地域の皆さまへのご説明資料

武豊火力発電所における火災事故について

株式会社JERAJERAパワー武豊合同会社
2024年5月25日© 2024 JERA Co., Inc. All Rights Reserved.

本日のご説明1

1.発電所および事業の概要
2.事故概要3.調査の経緯4.原因の調査結果

5.今後の予定© 2024 JERA Co., Inc. All Rights Reserved.

本日のご説明2

1.発電所および事業の概要
2.事故概要3.調査の経緯4.原因の調査結果

5.今後の予定© 2024 JERA Co., Inc. All Rights Reserved.

１．発電所および事業の概要

3①事業の概要◼ JERAパワー武豊合同会社は、株式会社JERAの出資により2019年12月に設立◼ 設備はJERAパワー武豊合同会社が所有し、発生した電力は全量を株式会社JERAに供給◼ 発電所の運転保守業務は、JERAパワー武豊からJERAに委託

運転保守を委託

株式会社
JERA

出資

電力供給JERAパワー武豊
合同会社

設備の所有者© 2024 JERA Co., Inc. All Rights Reserved.

１．発電所および事業の概要

4②設備の概要◼ 燃料には石炭と木質バイオマス※1を使用、環境性と経済性の両立を目指した高効率な発電所※1 認証を受けた森林等から調達した木材を、細かく砕いてから固めた3～5cm程度の粒【燃料】【設備概要】

〈石炭〉

項目

内 容

運転開始

2022年8月

出力107万kW

熱効率※246%

年間使用量〈木質バイオマス〉

石 炭：約240万t

木質バイオマス：約50万t（バイオマス比率：17%）※2 低位発熱量© 2024 JERA Co., Inc. All Rights Reserved.

１．発電所および事業の概要

5③発電の仕組み© 2024 JERA Co., Inc. All Rights Reserved.

１．発電所および事業の概要

6④配置図© 2024 JERA Co., Inc. All Rights Reserved.

１．発電所および事業の概要

7⑤揚炭桟橋◼ 発電所までの運搬：石炭・木質バイオマスは、船にて発電所に運搬◼ 荷揚げ：揚炭桟橋にて陸揚げし、ベルトコンベヤにより屋内式貯炭場に運び入れ© 2024 JERA Co., Inc. All Rights Reserved.

１．発電所および事業の概要

8⑥屋内式貯炭場（外観）◼ 収容可能容量：34万t（定格出力運転で約1ヶ月分）◼ 保管エリア：北側に石炭、南側に木質バイオマスを区別して貯蔵

石炭

木質バイオマス

屋内式貯炭場
面積 約8.5万㎡
34万t
収容可能
石炭：27万t
容量
木質ﾊﾞｲｵﾏｽ：7万t© 2024 JERA Co., Inc. All Rights Reserved.

１．発電所および事業の概要

9⑦屋内式貯炭場（内部）◼ 保管：石炭・木質バイオマスは屋内式貯炭場内で山積みにて保管◼ 払い出し：ベルトコンベヤを用いてボイラへ搬送＜保管状況＞＜ベルトコンベヤによる搬送＞

石炭

木質バイオマスベルトコンベヤ© 2024 JERA Co., Inc. All Rights Reserved.

１．発電所および事業の概要

10⑧ボイラ◼ ボイラ：粉砕した石炭・木質バイオマスを燃焼させ、高温・高圧の蒸気を発生◼ バンカ：ボイラ前には、石炭・木質バイオマスを一時的に貯蔵するバンカ※を設置◼ 防音壁：騒音低減を目的に、ボイラ・バンカ全体を防音壁で囲う構造を採用※ Aバンカ：木質バイオマス用＜ボイラ外観＞

B～Fバンカ：石炭用＜防音壁がない状態（建設中）＞

防音壁© 2024 JERA Co., Inc. All Rights Reserved.

１．発電所および事業の概要

11⑨蒸気タービン、発電機◼ 蒸気タービン：ボイラで作られた高圧・高温の蒸気により、毎分3,600回転で回転◼ 発電機：出力は107万kW（一般家庭約20万世帯に相当）

蒸気タービン

発電機© 2024 JERA Co., Inc. All Rights Reserved.

１．発電所および事業の概要

12⑩燃料搬送の仕組み（1/3）

ボイラ防音壁
P13～14

ボイラ

投炭装置

中継タワー
バンカ（６基)ベルトコンベヤ（２条）

屋内式貯炭場
運搬船

微粉炭機

ボイラで燃焼するために、空気と混ぜて燃やす

微粉炭機で細かく粉砕（石臼のような装置）© 2024 JERA Co., Inc. All Rights Reserved.

１．発電所および事業の概要

13⑩燃料搬送の仕組み（2/3）
防音壁
投炭装置※1

P14F
バンカ

Eバンカ

石炭用（B～Fバンカ※2）

中継タワー

Dバンカ

Cバンカ

B
バンカ

A
バンカ

木質バイオマス用（Aバンカ※2）※1 ベルトコンベヤ上の燃料を、バンカに落とす装置※2 粉砕する前の燃料を、一時的に貯めておく設備

ベルトコンベヤ

中継タワー© 2024 JERA Co., Inc. All Rights Reserved.

１．発電所および事業の概要

14⑩燃料搬送の仕組み（3/3）
投炭装置

投炭装置
燃料（木質バイオマス）
昇降台

ベルトコンベヤ
木質バイオマス用バンカ（Aバンカ）

石炭用バンカ(B～Fバンカ)（石炭と木質バイオマス兼用）〈投炭装置の仕組み〉

石炭木質バイオマス

昇降台© 2024 JERA Co., Inc. All Rights Reserved.

本日のご説明15

1.発電所および事業の概要
2.事故概要3.調査の経緯4.原因の調査結果

5.今後の予定© 2024 JERA Co., Inc. All Rights Reserved.

２．事故概要

16①損傷範囲◼ 火災事故（爆発）が起きた場所：木質バイオマスを一時的に貯蔵するAバンカ付近◼ 初動対応：火災事故に対し、約５時間で鎮火◼ 損傷範囲：設備は赤枠の範囲内が損傷、なお人身災害はなし

Aバンカ付近損傷範囲

矢視Aバンカ上部の損傷© 2024 JERA Co., Inc. All Rights Reserved.

２．事故概要

17②損傷状況◼ 損傷状態およびビデオ映像解析から、以下の事象が順次発生したと想定 P21❶粉じん爆発による損傷→❷❸爆発の広がりによる損傷→❹❺延焼による損傷
損傷範囲
❶ ❷❸

❹
❶:粉じん爆発による損傷❷:爆発の広がりによる損傷❺❹:延焼による損傷❺:延焼による損傷❸:爆発の広がりによる損傷© 2024 JERA Co., Inc. All Rights Reserved.

本日のご説明18

1.発電所および事業の概要
2.事故概要3.調査の経緯4.原因の調査結果

5.今後の予定© 2024 JERA Co., Inc. All Rights Reserved.

３．調査の経緯

19

①検討体制

◼ 事故調査委員会：徹底的な調査・分析に基づく原因追究と再発防止を実施するため設置◼ メンバー：社外有識者や、オブザーバーとして監督官庁も参加
区分

社 名役 職

委員長（株）JERA

取締役副社長執行役員

名古屋大学

未来材料・システム研究所 教授

三菱重工業（株）

SPMI事業部 副事業部長

IHI運搬機械（株）

運搬システム事業部 理事 生産統括部長（株）JERA

執行役員 O&M・エンジニアリング運営統括部長（株）JERAO&M・エンジニアリング技術統括部長

JERAパワー武豊合同会社（株）JERA

代表職務執行者
武豊火力発電所長

オブザーバー

経済産業省

中部近畿産業保安監督部 電力安全課長

事務局（株）JERAO&M・エンジニアリング技術統括部 技術部長

委員
（社外）

委員
（社内）

© 2024 JERA Co., Inc. All Rights Reserved.

３．調査の経緯

20②調査の経緯第1回（2/10）

第2回（3/13）

第3回（4/30）• 現場調査実施した
こと判明したこと• ビデオ映像解析 P21• 現場機器分解調査• 運転データ解析• 現場3Dデータ採取• 要因分析ツリー策定（調査項目設定）• 粉じん濃度評価

事故原因の特定• 投炭装置の詳細調査
P22• 異物の有無調査 P23• 試験装置による発熱
P29
検証

P24～30© 2024 JERA Co., Inc. All Rights Reserved.

３．調査の経緯③調査例（1/3）

21

ビデオ映像解析◼ 発電所構内の監視カメラ映像の分析を実施◼ 最初の爆発は、木質バイオマス用バンカ（Aバンカ）の上部付近と想定【爆発直前】【爆発】 15時10分49秒

1.6秒
約70m

18分
【伝播】 15時10分51秒【延焼】 15時28分28秒© 2024 JERA Co., Inc. All Rights Reserved.

３．調査の経緯③調査例（2/3）

現場3Dデータ採取

22（→Aバンカ付近の内部が爆発の起点の裏付け）◼ 木質バイオマス用バンカ（Aバンカ）の天板に、ふくらみあり◼ 石炭用バンカ（B～Fバンカ）には、ふくらみなし
石炭用バンカ（B～Fバンカ）

木質バイオマス用バンカ（Aバンカ）

ふくらみなし〈木質バイオマス用バンカ（鳥瞰）〉ふくらみあり石炭

木質バイオマス〈木質バイオマス用バンカ（側面）〉© 2024 JERA Co., Inc. All Rights Reserved.

３．調査の経緯③調査例（3/3）

23

異物の有無調査（→異物等の衝突による着火ではない）◼ 燃料中の異物による部材への衝突着火の可能性について確認を行うため、木質バイオマス用バンカ（Aバンカ）内部の燃料を全て抜き取り、調査を実施◼ 実施結果、異物が無い事を確認した

バイオマス抜き出し

木質バイオマス用
バンカ

押し広げて目視点検

金属探知機による調査

木質バイオマス© 2024 JERA Co., Inc. All Rights Reserved.

本日のご説明24

1.発電所および事業の概要
2.事故概要3.調査の経緯4.原因の調査結果

5.今後の予定© 2024 JERA Co., Inc. All Rights Reserved.

４．原因の調査結果

25①粉じん爆発とは◼ 粉じん爆発とは：小さな粒子（粉じん）に空気中で火がつき、それが周囲の粉じんに燃え広がり、大きな爆発が起きる現象
要素

評 価①可燃性粉じん• 搬送中は、バイオマス粉じんが発生• 事故発生時は木質バイオマスを搬送中

②濃度
粉じん爆発

• 空気中の粉じんの量が、爆発しやすい濃さになっていることを確認③酸素• 燃料を搬送する部分は空気あり④着火源（P26～28でご説明）

4つの要素が重なり発生© 2024 JERA Co., Inc. All Rights Reserved.

４．原因の調査結果

26②着火源の位置（1/2）◼ 着火源は、各種調査・機器点検結果より、木質バイオマス用バンカの投炭装置付近と判断

着火源の位置（投炭装置）
P27

F
バンカ

E
バンカ

中継タワー
D
バンカ

C
バンカ

B
バンカ

A
バンカ

木質バイオマス用

ベルトコンベヤ© 2024 JERA Co., Inc. All Rights Reserved.

４．原因の調査結果

27②着火源の位置（2/2）
ア

着火源の位置投炭装置

昇降台

板を支える棒イ
燃料を落とす板

木質バイオマスベルトコンベヤ

ベルトウエ

木質バイオマス
木質バイオマス用バンカ

オ

昇降台

ベルトを支える板

堆積していた粉じん（清掃しにくい場所）

バンカへ着火源の位置© 2024 JERA Co., Inc. All Rights Reserved.

４．原因の調査結果

28③着火源（投炭装置部分）【発生のメカニズム】
ア〈燃料を落とす板を支える棒〉
低い位置で固定されていた

イ〈燃料を落とす板〉
上側への移動が妨げられる状態になっていたエ【投炭装置 概略図】
ウ
ア

〈昇降台〉
位置ズレ等が発生〈ベルトを支える板〉
ベルトとの摩擦によって発熱した

2cm程度低い
位置で固定

❶過大な力

イ 上側への燃料を落とす板移動を妨げ

❶
❷発熱

オ

〈板の下に堆積していた粉じん〉
発熱した板の熱が、粉じんに伝わった板を支える棒エ❷❸

ベルトを支える板

オ

❸着火

ウ

（上下動する）ローラ

堆積していた粉じん（清掃しにくい場所）

粉じんが着火温度を超えた© 2024 JERA Co., Inc. All Rights Reserved.

４．原因の調査結果

29④試験装置による発熱検証◼ 試験装置を製作し、ベルトに過大な力がかかった場合、摩擦によって発熱するかを検証◼ 試験データより、木質バイオマスの着火温度に到達する可能性のあることを確認〈工場再現試験装置〉〈検証結果〉
事故時想定荷重による摩擦発熱グラフ（温度)

着火温度(約300℃）

(時間)
秒

イ

燃料を落とす板（模擬）

ベルト

ベルトに燃料を落とす板(模擬)を押し当て温度上昇を検証© 2024 JERA Co., Inc. All Rights Reserved.

４．原因の調査結果

30

⑤まとめ

今回の事故は、着火源が存在したことにより、粉じん爆発が発生する条件が重なり発生「燃料を落とす板」～「ベルト」～「ベルトを支える板」で過大な力が働き「ベルトを支える板」がベルトとの摩擦により発熱し「ベルトを支える板の下に堆積していた粉じん」に板の熱が伝わり着火© 2024 JERA Co., Inc. All Rights Reserved.

本日のご説明31

1.発電所および事業の概要
2.事故概要3.調査の経緯4.原因の調査結果

5.今後の予定© 2024 JERA Co., Inc. All Rights Reserved.

32

5.今後の予定
本日

2024年

１月

２月

３月

４月

５月

6月

7月

8月

▼1/31 火災発生 ▼3/21 経済産業省
電気設備自然災害等対策WG▼ 2/10 第１回事故調査委員会▼3/13 第２回事故調査委員会

大工程▼4/30 第３回事故調査委員会（原因究明・メカニズム特定）
第４回事故調査委員会（対策検討結果報告）
現場・機器調査(変形,変色,過熱,異物,異常の有無 他）
運転･映像データ解析

原因調査
対策検討

燃料分析

粉じん濃度評価
着火メカニズム検証
バイオマス対策検討© 2024 JERA Co., Inc. All Rights Reserved.

33

最後に

⚫ 今後ですが、今回の原因の調査結果を踏まえるとともに、より広範に知見を集め、再発防止対策を検討してまいります。
⚫ 再発防止対策が決まりましたら、地域の皆さまにお知らせいたします。
⚫ 引き続き、皆さまからご安心頂ける発電所を目指してまいります。
⚫ 本日は、ご清聴ありがとうございました。

© 2024 JERA Co., Inc. All Rights Reserved.