アナログ・接点信号変換器
HLR-A4C4

取扱説明書

ご注意
◇本取扱説明書を十分にお読み頂き、ご使用ください。
◇本体は精密機器ですので、落とさないようにしてください。
◇本体を分解・改造はしないでください。
◇本体に雨水等が直接かからないようにしてください。
本体の汚れ・ホコリ等を拭きとる場合は、乾いた布で拭きとってください。
汚れがひどい場合は、固く絞った濡れ雑巾で拭きとってください。
ベンジン・アルコール・シンナーは絶対に使用しないでください。
◇本体内にごみ等が入る恐れがある作業を行なう場合は、本体にカバーをして異物が入らないようにしてください。
◇本体を直射日光が当たる場所・温度の異常に高い場所・異常に低い場所・湿気や塵挨の多い場所へ設置しないでください。
◇端子台への配線は圧着端子を使用して確実に締めてください。
◇補助電源が停電時、表示は消え、通信できません。
◇通信線は動力ケーブル・高圧ケーブルと平行して設置せず、交差する場合も間隔を取って設置してください。
◇製品及び取扱説明書は、改善・改良のために予告なく変更する場合があります。ご了承
ください。

1

目次
【 1 】概要 ......................................................................... 4【 2 】品名 ......................................................................... 5【 3 】形名 ......................................................................... 5【 4 】設定値について ............................................................... 5【 5 】装置外観 ..................................................................... 6【 6 】操作パネル ................................................................... 7【 7 】使用準備 ..................................................................... 8（１） はじめに ................................................................... 8（２） アンテナを接続する ......................................................... 8（３） 電源を配線する ............................................................. 8（４） アナログ計測用配線をする ................................................... 9（５） 接点入力（DI）／接点出力（DO）用配線をする................................. 10（６） RS-485 通信用配線をする .................................................... 10【 8 】取り付け方法 ................................................................ 11（１）DIN レールによる取り付け .................................................... 11（２）ねじ止めによる取り付け ..................................................... 11【 9 】補助電源 ON 時の動作 ......................................................... 12【 10 】キー操作 ................................................................... 12【 11 】通常モードの表示 ........................................................... 13（１）アナログデータ表示 ......................................................... 14（２）DI・DO 状態表示 ............................................................. 15（３）接点入力データ表示 ......................................................... 15（４）接点出力データ表示 ......................................................... 15（５）LoRa 通信状態表示 ........................................................... 16（６）システム状態表示 ........................................................... 17【 12 】設定モードの表示 ........................................................... 18（１）表示 ON 時間設定 ............................................................ 20（２）センサ入力範囲設定 ......................................................... 20（３）足切機能設定 ............................................................... 21（４）LoRa グループ設定 ........................................................... 21（５）ネットワークキー設定 ....................................................... 22（６）Tx-Power 設定 ............................................................... 22（７）通信局番設定 ............................................................... 22（８）Modbus 通信速度設定 ......................................................... 23（９）Modbus 通信パリティビット設定 ............................................... 23
2

（１０）Modbus 通信ストップビット設定 ............................................. 23（１１）最大値・最小値・平均値 リセット確認画面 .................................. 24（１２）接点入力積算値設定 ....................................................... 24（１３）接点出力積算値設定 ....................................................... 24（１４）接点入力 On 時間値設定 .................................................... 25（１５）接点出力 On 時間値設定 .................................................... 25（１６）設定初期化確認画面 ....................................................... 25（１７）制御出力テスト画面 ....................................................... 26【 13 】通信を行う ................................................................. 27（１） LoRa 通信の設定をする ...................................................... 27（２） 接続している Modbus スレーブとの通信の設定をする ............................ 28【 14 】外形・取り付け寸法 ......................................................... 29（１）外形図：本体とアンテナ ..................................................... 29（２）外形図：アンテナのみ ....................................................... 30（３）取り付け寸法 ............................................................... 30【 15 】無線モジュールと認証番号について ........................................... 31【 16 】無線機器の設置について ..................................................... 32【 17 】保証期間と保証範囲 ......................................................... 33（１）保証期間 ................................................................... 33（２）保証範囲 ................................................................... 33【 18 】注意事項 ................................................................... 33【 19 】特記事項 ................................................................... 333

【 1 】概要
本装置は、4 点の直流電流又は電圧計測に加え、4 点の接点監視を１台で行うことができ、無線通信にて当社製 IoT ゲートウェイへデータ伝送を行う装置です。
無線通信には、IoT 向け無線技術(LPWA)の一つである LoRa を使用します。
また、本装置に搭載された RS-485 通信端子を用い、Modbus 通信機器のデータを当社製 IoT
ゲートウェイに収集させることができます。
＜使用イメージ＞《 パソコン 》《 アナログまたはパルス出力機器 》

無線通信(LoRa)《 本装置(HLR-A4C4) 》……

LAN 接続《 IoT ゲートウェイ(HLR-GW-L) 》

RS-485 接続(Modbus ﾌﾟﾛﾄｺﾙ準拠)《 本装置(HLR-A4C4) 》……
《 Modbus スレーブ機器 》

本装置(HLR-A4C4)は、本装置自体が計測したデータや、本装置と RS-485 接続した計測機器のデータを当社製 IoT ゲートウェイ(HLR-GW-L)の要求に応じて送ります。
当社製 IoT ゲートウェイが収集したデータは、LAN 接続したパソコンまたはシステ
ムにより、ブラウザで閲覧したり、FTP クライアントソフトにて CSV 形式のファイルを抽出したりすることができます。
4

【 2 】品名
アナログ・接点信号変換器【 3 】形名

ＨＬＲ－Ａ４Ｃ４－①
センサ供給電源

①

②
補助電源

5

DC5V

A

AC85～264V

24

DC24V

D

DC20～30V②◇※センサ供給電源が DC5V の時利用可能な計測範囲は、0～1V、0～1.2V のみとなります。
上記以外の計測範囲でご使用の際は別途セン
サ供給電源が必要となりますので、ご注意ください。
※センサ供給電源が DC24V の時利用可能な計測範囲は、0～1V、0～1.2V、
0～5V、0～10V、1～5V、1～10V、0～20mA、4～20mA となります。

【 4 】設定値について各設定値と初期値は下記の通りです。
設定グループ
システム設定設定項目

設定範囲0000s(常時表示)、

表示 ON 時間

0030s～3600s

初期値
0000s

不使用、
電圧 0.0～1.0V、
電圧 0.0～1.2V、
アナログ
チャンネル

電圧 0.0～5.0V、センサ入力範囲

電圧 0.0～10.0V、(CH1～CH4)

不使用

電圧 1.0～5.0V、
電圧 1.0～10.0V、

設定

電流 0.0～20.0mA、電流 4.0～20.0mA
センサ足切り設定

有効、無効

無効

LoRa 通信 グループ

01～38

01

LoRa 通信 Tx-Power+0dBm(1mW)～+13dBm(20mW)+13dBm(20mW)

通信局番01h～F7h01hModbus BPS(通信速度)

9600bps・19200bps 選択

9600bps

Modbus パリティ

なし、奇数、偶数なし

Modbus ストップビット

1bit、2bit

1bit(CH1～CH4)

通信設定

5

【 5 】装置外観
アナログ入力端子

RS-485 通信端子

接点入力端子

接点出力端子 補助電源端子 E 端子

・接点入力端子、接点出力端子、補助電源端子、E 端子は、M3.5 ネジ端子です。
・アナログ入力端子と RS-485 通信端子は、M2.5 ネジ（ヨーロッパ端子）です。
・取付は DIN レール（35mm）とネジ止めの両方に対応しています。
・補助電源が DC20V～30V の場合、補助電源端子の左側が＋、右側が－になります。

6

【 6 】操作パネル
液晶ディスプレイ
電源ランプ

受信ランプ

エラーランプ

送信ランプ

CH ランプDI ランプ

DO ランプDISP.キー

電源ランプ

MODE キー∧(上)キー∨(下）キー

SET キー

補助電源 ON 中、常時点灯します。

本製品に異常がある場合、点滅します。
エラーランプ

通信異常警告が発生した場合、点滅します。
通信異常警報が発生した場合、点灯します。
アナログ入力の状態ランプです。

CH ランプ該当チャンネルが不使用の場合は消灯します。
該当チャンネルが正常に動作している場合は点灯します。
入力異常が発生した場合に点滅します。

DO ランプ

接点出力の状態ランプです。
出力 ON 時に点灯、OFF 時に消灯します。

液晶ディスプレイ

計測値や設定値等を表示します。

受信ランプ

LoRa 通信または RS-485 通信の受信データ検出時に点灯します。

送信ランプ

LoRa 通信または RS-485 通信のデータを送信時に点灯します。

DI ランプDISP.キー

接点入力の状態ランプです。
入力 ON 時に点灯、OFF 時に消灯します。
液晶ディスプレイの表示と、ランプ（電源ランプとエラーランプは除く）の、ON/OFF 切替に使用します。

MODE キー∧（上）キー
表示切替や設定変更時に使用します。
∨（下）キー
SET キー7

【 7 】使用準備（１） はじめに① アナログ入力端子、RS－485 通信端子について・ これらの端子台は M2.5 ネジです。
・ AWG22～18(0.32 ㎟～0.82 ㎟)の電線を使用し、むき線長さは 5～6mm としてください。
・ 圧着端子を使用する場合、下記形式の物もしくは同等の物をご使用ください。
(1)1.25-AF2.3B（メーカ：日本圧着端子）(2)BT1.25-10-1（メーカ：ニチフ）② 接点入力端子、接点出力端子、補助電源端子、E 端子について・ これらの端子台は M3.5 ネジです。
端子台内のり寸法は 6.5±0.5mm ですので、これにあった端子をご使用ください。
・ 締め付けトルクは 0.9～1.1N･m です。
（２） アンテナを接続する※ 接続が完了するまで、他の配線を行わないでください。
① アンテナを、本装置右側側面に取り付けます。

アンテナ② コネクタの締め付けトルクは 0.6～1.1N･m です。
（３） 電源を配線する
補助電源は、装置下部の端子に接続します。
※ 接続が完了するまで、補助電源は ON にしないでください。

補助電源

アース

① 形名をご確認の上、補助電源端子に AC100V/200V 又は DC24V を接続してください。
接続する電源は、お客様ご指定の電源を使用してください。
補助電源が DC20V～30V の場合、補助電源端子の左側が＋、右側が－になります。
② アース端子は接地（D 種）してください。

8

（４） アナログ計測用配線をする
アナログ入力チャンネルをご利用になる場合、装置上部の端子に接続します。
※ 接続が完了するまで、補助電源は ON にしないでください。
アナログ入力端子例）アナログ入力 CH1
１Ｐ

１ｉ

１－

１＋

100Ω

＋

DC5V／
DC24V
（※）
センサ電源

※ センサ電源（DC5V／DC24V）の選択は、発注時に形名にてご指定ください。

増幅絶縁回路① 電流出力機器と接続する場合
ご使用になる機器に合わせて、計測範囲に 0～20mA、4～20mA のいずれかを設定してください。
＋

ｎｉ（ｎ＝１～４）センサ－

ｎ－② 電圧出力機器と接続する場合
ご使用になる機器に合わせて、計測範囲に 0～1V、0～1.2V、0～5V、0～10V、
1～5V、1～10V のいずれかを設定してください。
＋

ｎ＋（ｎ＝１～４）センサ－ｎ－③ 二線式伝送器と接続する場合
計測範囲に 4～20mA を設定してご使用ください。
＋

ｎＰ（ｎ＝１～４）

センサ
－

ｎｉ
9

（５） 接点入力（DI）／接点出力（DO）用配線をする
接点入力・出力をご利用になる場合、装置下部の端子に接続します。
※ 接続が完了するまで、補助電源は ON にしないでください。

接点入力端子

接点出力端子① 接点入力をご利用になる場合、
DICOM 端子をコモンとして、DI1～DI4 端子に無電圧接点出力 または オープンコ
レクタ出力を持つ機器からの信号線を接続してください。
② 接点出力をご利用になる場合、
無電圧リレーa 接点となっております。
DO+と DO-に接続してください。
（極性はありません）（６） RS-485 通信用配線をする
RS-485 通信機能をご利用になる場合、装置上部の端子に接続します。
※ 接続が完了するまで、補助電源は ON にしないでください。
RS-485 通信端子

① RS+、RS-、SL と、Modbus スレーブ機器の RS-485 通信端子の通信用端子に、シールド付きツイストペアケーブルを使用して接続してください。
② 通信ケーブルのシールド線（SL）は、１点を接地（D 種）してください。
③ 本装置が通信ケーブルの末端になる場合は、Ter 端子と RS+端子をショート（上図参照）してください。ターミネータ（100Ω）を内部で接続します。

10

【 8 】取り付け方法（１）DIN レールによる取り付け①スライドフックを出す。
とに戻す。

②上部をレールに引っ掛けて取り付ける。

③スライドフックをも（２）ねじ止めによる取り付け①上下のスライドフックを出す。

②上下３箇所をねじ止めする。

※ スライドフックが固い場合は、下図のようにして出してください。

ⅰ．マイナスドライバなどでスライドフックの爪を浮かす。
ⅱ．爪が浮いたら、矢印の方向に押し出す。

11

【 9 】補助電源 ON 時の動作
補助電源を ON にすると、約 1 秒間全てのランプを点灯するとともに、液晶ディスプレイに
テストパターンを表示します。その後約 1 秒間バージョン表示した後、アナログデータの表示
画面になります。

全てのランプを点灯▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮

補助電源ＯＮ

液晶ディスプレイに
テストパターンを表示

約１秒
電源ランプのみ点灯

HAKARU PLUS Corp.
HLR-A4C4Ver. X.XX

液晶ディスプレイにバージョンを表示

約1秒

アナログデータ表示へ遷移【 10 】キー操作
・DISP．キーを押すと、電源ランプとエラーランプ以外は消灯します。

（エラーランプが消灯していた場合は、消灯したままです。）
消灯中、もう一度 DISP．キーを押すと、直前の表示に戻ります。
・通常モード時、∧キーと∨キーを同時押ししている間は、バージョン表示をします。
バージョン表示中は、本体と通信モジュールのソフトウェアバージョンを 2 秒周期で切り替え表示します。
・通常モード時、MODE キーと SET キーを長押し(1 秒程度)すると、設定モードになります。
・本取扱説明書に記載している以外のキー操作は行わないでください。
通常モード
CH1
ｹｲｿｸﾁ : ｼﾞｮｳﾀｲ
--.---: ﾌｼﾖｳ▯

バージョン表示
∧と∨
同時押し中

アナログ
データ

HAKARU PLUS Corp. ▯HLR-A4C4Ver. X.XX
バージョン表示
2 秒周期

HAKARU PLUS Corp. ▯LoRaDev Ver.X.X.XXX▯

∧キー

∨キー

DI1 DI2 DI3 DI4On Off Off Off

DO▯
Off

∧キー

∨キー

設定モード

DI・DO 状態

MODE と SET
長押しMODE キーｼｽﾃﾑ ｾｯﾃｲ▯∧キー

ｱﾅﾛｸﾞﾁｬﾝﾈﾙ ｾｯﾃｲ
▯
∧キー

12

->
▯
∨キー

->
▯
∨キー

【 11 】通常モードの表示
・∧キーまたは∨キーにて、表示を切り替えることができます。

CH1
ｹｲｿｸﾁ : ｼﾞｮｳﾀｲ
--.---: ﾌｼﾖｳ▯

∧キー

∨キー

DI1 DI2 DI3 DI4On Off Off Off

DO▯
Off

∧キー

∨キー

DI1

ｾｷｻﾝﾁ : ｼﾞｮｳﾀｲ
12345678 : On ▯

∧キー

DO

（１）

DI・DO 状態表示

（２）

DI 入力データ表示（３）

DO 出力データ表示（４）

LoRa 通信状態表示（５）

システム状態表示（６）∨キー

ｾｷｻﾝﾁ : ｼﾞｮｳﾀｲ
9 : Off ▯

∧キー

∨キー

LoRa ﾂｳｼﾝ ｼﾞｮｳﾀｲ
▯
ｼﾞｭｼﾝ ﾅｼ∧キーｼｽﾃﾑ▯ｼﾞｮｳﾀｲ
∧キー

アナログデータ表示∨キー▯
ｾｲｼﾞｮｳ∨キー

アナログデータ表示へ13

（１）アナログデータ表示
アナログチャンネルのデータを表示します。
画面左下側に入力値を、画面右下側に入力信号の状態を表示します。
∧キーまたは∨キーにて、表示中のチャンネルを切り替えます。
SET キーを押すと、「ｹｲｿｸﾁ（計測値）」→「ｻｲﾀﾞｲﾁ（最大値）」→「ｻｲｼｮｳﾁ（最小値）」→「ﾍｲｷﾝﾁ（平均値）」の順に表示データが切り替わります。
※ 最大値・最小値・平均値表示は、装置のソフトウェアバージョン 2.10 以降で対応しています。
例）電流計測の場合
CHn

ｹｲｿｸﾁ : ｼﾞｮｳﾀｲ

12.34

mA

CHn

ﾍｲｷﾝﾁ: ｼﾞｮｳﾀｲ

12.00 mA

:

:

OK

CHn
20.00

CHn

OK

4.00

ｻｲﾀﾞｲﾁ: ｼﾞｮｳﾀｲ
mA

:

OK

ｻｲｼｮｳﾁ: ｼﾞｮｳﾀｲ
mA

:

OK

（n=1～4）

設定した入力信号の範囲（計測範囲）により、計測値が下記の表に示す最小値以下になると、入力信号の状態に「Under」を表示します。最大値以上になると、入力信号の状態に「Over」を表示します。
このとき、エラーランプと共に、該当の CH ランプが点滅します。
計測範囲
0～1V
0～1.2V
0～5V
0～10V
1～5V
1～10V
0～20mA
4～20mA

最小値(-3%)-0.030V-0.036V-0.150V-0.300V
0.880V
0.730V-0.60mA
3.52mA

最大値(115%)
1.150V
1.380V
5.750V
11.500V
5.600V
11.350V
23.00mA
22.40mA

14

（２）DI・DO 状態表示
接点入力及び接点出力の状態を表示します。
ON 時、表示が「On」になるとともに、該当の DI ランプまたは DO ランプが点灯します。
DI1 DI2 DI3 DI4DO

Off Off Off Off

Off（３）接点入力データ表示
画面左下に接点入力回数の積算値を表示します。
画面右下に接点入力状態を表示し、ON 時、表示が「On」になるとともに、該当の DI ラン
プが点灯します。
SET キーを押すと「セキサンチ(積算値)」と「On ジカン(On 時間)」で表示データが切り替わります。

DIn

ｾｷｻﾝﾁ : ｼﾞｮｳﾀｲ
12345678 :

DIn

Off

On ｼﾞｶﾝ : ｼﾞｮｳﾀｲ
90123456 : Off（n=1～4）（４）接点出力データ表示
画面左下に接点出力回数の積算値を表示します。
画面右下に接点出力状態を表示し、ON 時、表示が「On」になるとともに、DO ランプが点灯します。
SET キーを押すと「セキサンチ(積算値)」と「On ジカン(On 時間)」で表示データが切り
替わります
DO

ｾｷｻﾝﾁ : ｼﾞｮｳﾀｲ
12345678 :

DO

Off

On ｼﾞｶﾝ : ｼﾞｮｳﾀｲ
90123456 : Off

15

（５）LoRa 通信状態表示
LoRa 通信状態を表示します。
自機宛の電文を受信すると、そのときの受信強度（RSSI）を表示します。
LoRa ﾂｳｼﾝ ｼﾞｮｳﾀｲ
-123dBm
その他、下記の表の表示を行います。
表示内容
ｼﾞｭｼﾝ ﾅｼ
数値
ｷｬﾘｱｾﾝｽ ｴﾗｰ

意味
自機宛て電文の受信を過去１分以上行っていない
過去１分間に受信した自機宛て電文の受信強度（RSSI）
LoRa 通信による送信が出来なか
った

16

対応
－
－
頻発する場合は、LoRa 通信グループ設定を変更してください。

（６）システム状態表示
装置の動作状態を表示します。
正常でないとき、エラーコードがアルファベット表示されます。
「Mem」や「Sys」が表示されているときは、故障の可能性があります。
当社営業担当者へご連絡ください。
① 正常動作中
ｼｽﾃﾑ ｼﾞｮｳﾀｲ
ｾｲｼﾞｮｳ② LoRa 通信モジュール異常発生中ｼｽﾃﾑ ｼﾞｮｳﾀｲ
Dev③ センサ異常発生中（入力範囲外検出）
ｼｽﾃﾑ ｼﾞｮｳﾀｲ
Sns④ メモリ異常発生中ｼｽﾃﾑ ｼﾞｮｳﾀｲ
Mem⑤ 重大なエラー発生中ｼｽﾃﾑ ｼﾞｮｳﾀｲSys⑥ LoRa 通信異常発生中ｼｽﾃﾑ ｼﾞｮｳﾀｲ
Com17

【 12 】設定モードの表示
・通常モード時、MODE キーと SET キーを長押しすると、設定モードになります。
設定モード中は、LoRa 通信を行いません。
通常モード
MODE＋SET
長押し

MODE キーｼｽﾃﾑ ｾｯﾃｲ
▯

->
▯

∧キー

SET キー

ﾋｮｳｼﾞ On ｼﾞｶﾝ

MODE キー▯0000sec∨キー

ｱﾅﾛｸﾞﾁｬﾝﾈﾙ ｾｯﾃｲ▯->▯

SET キー
MODE キーCH1 ｾﾝｻ ﾆｭｳﾘｮｸ ﾊﾝｲ▯--.---: ﾌｼﾖｳ▯

∧キー
∧キー

ﾂｳｼﾝ ｾｯﾃｲ
▯
∧キー

（１）

∨キー

->
▯
∨キー

ｴﾝｻﾞﾝ ﾘｾｯﾄ/ﾌﾟﾘｾｯﾄ ->
▯
▯

CH1

SET キー

センサ
入力範囲
設定

（２）

足切機能
設定

（３）

∨キー

ｾﾝｻ ｱｼｷﾘ ｾｯﾃｲ ▯ﾑｺｳ ▯LoRa ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｾｯﾃｲ

▯
01

∧キー

∨キー

MODE キー

LoRa ﾈｯﾄﾜｰｸｷｰ ｾｯﾃｲ ▯
0001
∧キー

次ページへ

（４）

（５）

∨キー

LoRa Tx-Power ｾｯﾃｲ ▯+13dBm(20.0mW)▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯
∧キー

（６）

∨キー

ﾂｳｼﾝ ｷｮｸﾊﾞﾝ ｾｯﾃｲ

▯
01

∧キー

∨キー

Modbus BPS ｾｯﾃｲ▯
9600bps
∧キー

（９）

∨キー

Modbus▯ｽﾄｯﾌﾟﾋﾞｯﾄｾｯﾃｲ
1bit

18

（８）

∨キー

Modbus ﾊﾟﾘﾃｨ ｾｯﾃｲ ▯
None
∧キー

（７）

（１０）

前ページからﾂｳｼﾝ ｾｯﾃｲ
▯
∧キー

->
▯
∨キー

ｴﾝｻﾞﾝ ﾘｾｯﾄ/ﾌﾟﾘｾｯﾄ ->▯▯SET キー
MODE キーｻｲﾀﾞｲ/ｻｲｼｮｳ/ﾍｲｷﾝ ｦ ▯ﾘｾｯﾄ ｼﾏｽｶ▯?
ｲｲｴ▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯ｲｲｴ
∧キー

∨キー

DI1 ｾｷｻﾝﾁ ﾌﾟﾘｾｯﾄ
▯
00000000

∧キー

DO
∧キー

∧キー

∧キー

ｾｯﾃｲ ｼｮｷｶ
▯

->
▯

∧キー

∨キー

ﾄﾞｳｻ ﾃｽﾄ
▯

->
▯

∧キー

∨キー

SET キー（１３）∨キー

DI1 On ｼﾞｶﾝ ﾌﾟﾘｾｯﾄ ▯00000000

DO

（１２）

∨キー

ｾｷｻﾝﾁ ﾌﾟﾘｾｯﾄ
▯
00000000

∨キー

（１１）

（１４）

∨キー

On ｼﾞｶﾝ ﾌﾟﾘｾｯﾄ ▯00000000

ﾎﾝﾄｳﾆ ｼｮｷｶ ｼﾏｽｶ ?

（１５）

▯
ｲｲｴ

（１６）

DO▯ｼｭﾂﾘｮｸ▯ﾃｽﾄ:
▯
▯
9
:
Off
▯
MODE キー（１７）

MODE キーSET キー

システム設定19

（１）表示 ON 時間設定
液晶ディスプレイの表示を自動的に OFF するまでの時間を設定します。
30 秒～3600 秒で設定が可能です。
0000 に設定すると、液晶ディスプレイは自動消灯しません。
SET キーを押すと、設定値の一つ目の桁が点滅します。このとき、∧・∨キーで値の変更が可能です。
値変更後、SET キーを押すと次の桁が点滅し、最後の桁が点滅時に SET キーを押すと、値が確定します。
MODE キーを押すと、設定をキャンセルします。
ﾋｮｳｼﾞ On ｼﾞｶﾝ
0000sec（２）センサ入力範囲設定
アナログチャンネルに接続するセンサの入力範囲を設定します。
チャンネル毎に、0～1V、0～1.2V、0～5V、0～10V、1～5V、1～10V、0～20mA、4～20mA から設定が可能です。
「ﾌｼﾖｳ」に設定すると、該当チャンネルは不使用とし、計測を行いません。
SET キーを押すと、現在の設定値が点滅します。このとき、∧・∨キーで値の変更が可能です。
値変更後、SET キーを押すと値が確定します。
センサ入力範囲を変更すると、最大値・最小値・平均値がリセットされます。
MODE キーを押すと、設定をキャンセルします。
CHn

ｾﾝｻ ﾆｭｳﾘｮｸ ﾊﾝｲ
ﾃﾞﾝﾘｭｳ 4.0-20.0mA（n=1～4）20

（３）足切機能設定
アナログチャンネルに接続するセンサの足切りの有無を設定します。
「ﾕｳｺｳ」（有効）または「ﾑｺｳ」（無効）の設定が可能です。
SET キーを押すと、現在の設定値が点滅します。このとき、∧・∨キーで設定の変更が可能です。
設定変更後、SET キーを押すと設定が確定します。
MODE キーを押すと、設定をキャンセルします。
CHn

ｾﾝｻ ｱｼｷﾘ ｾｯﾃｲ
ﾑｺｳ

（n=1～4）

この設定が有効時、入力が下記の表に示す値以下になると、計測値をゼロとします。
計測範囲
0～1V
0～1.2V
0～5V 及び 1～5V
0～10V 及び 1～10V
0～20mA 及び 4～20mA

足切り値
1V の 0.5%(0.005V)
1.2V の 0.5%(0.006V)
5V の 0.1%(0.005V)
10V の 0.1%(0.01V)
20mA の 0.1%(0.02mA)（４）LoRa グループ設定
LoRa 通信のグループ設定を行います。
01～38 で設定が可能です。
ご利用になる IoT ゲートウェイと同じ設定にしてください。
SET キーを押すと、現在の設定値が点滅します。このとき、∧・∨キーで値の変更が可能です。
値変更後、SET キーを押すと値が確定します。
MODE キーを押すと、設定をキャンセルします。
LoRa ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｾｯﾃｲ
01

21

（５）ネットワークキー設定
LoRa 通信のネットワークキーを設定します。
10 進数の 0000～9999 で設定が可能です。
IoT ゲートウェイのネットワークキーと同じ設定にしてください。
IoT ゲートウェイがネットワークキー未対応の場合は、0000 を設定してください。
SET キーを押すと、現在の設定値が点滅します。このとき、∧・∨キーで値の変更が可能です。
値変更後、SET キーを押すと値が確定になります。
MODE キーを押すと、設定をキャンセルします。
LoRa ﾈｯﾄﾜｰｸｷｰ ｾｯﾃｲ
0001

（６）Tx-Power 設定
LoRa 通信の電波出力の強さを設定します。
+0dBm(1mW)～+13dBm(20mW)で設定が可能です。
SET キーを押すと、現在の設定値が点滅します。このとき、∧・∨キーで値の変更が可能です。
値変更後、SET キーを押すと値が確定します。
MODE キーを押すと、設定をキャンセルします。
LoRa Tx-Power ｾｯﾃｲ
+13dBm(20.0mW)（７）通信局番設定
LoRa 通信の局番を設定します。
16 進数の 01h～F7h で設定が可能です。
IoT ゲートウェイで設定した値と同じ設定にしてください。
SET キーを押すと、現在の設定値が点滅します。このとき、∧・∨キーで値の変更が可能です。
値変更後、SET キーを押すと、値が確定になります。
MODE キーを押すと、設定をキャンセルします。
ﾂｳｼﾝ ｷｮｸﾊﾞﾝ ｾｯﾃｲ
0122

（８）Modbus 通信速度設定
RS-485 通信端子の通信速度を設定します。
9600bps または 19200bps が設定可能です。
SET キーを押すと、現在の設定値が点滅します。このとき、∧・∨キーで値の変更が可能です。
値変更後、SET キーを押すと値が確定します。
MODE キーを押すと、設定をキャンセルします。
Modbus BPS ｾｯﾃｲ
9600bps（９）Modbus 通信パリティビット設定
RS-485 通信端子のパリティビットを設定します。
None(なし)、Odd(奇数)、Even(偶数)が設定可能です。
SET キーを押すと、現在の設定値が点滅します。このとき、∧・∨キーで値の変更が可能です。
値変更後、SET キーを押すと値が確定します。
MODE キーを押すと、設定をキャンセルします。
Modbus ﾊﾟﾘﾃｨ ｾｯﾃｲ
None（１０）Modbus 通信ストップビット設定
RS-485 通信端子のストップビットを設定します。
1bit または 2bit が設定可能です。
SET キーを押すと、現在の設定値が点滅します。このとき、∧・∨キーで値の変更が可能です。
値変更後、SET キーを押すと値が確定します。
MODE キーを押すと、設定をキャンセルします。
Modbus ｽﾄｯﾌﾟﾋﾞｯﾄｾｯﾃｲ
1bit

23

（１１）最大値・最小値・平均値 リセット確認画面
装置が保持している最大値・最小値・平均値をリセットします。
SET キーを押すと、「ｲｲｴ」表示が点滅しますので、∧・∨キーで表示を「ﾊｲ」に変更し、SET キーを押すとリセットが完了します。
MODE キーを押すと、キャンセルします。

ｻｲﾀﾞｲ/ｻｲｼｮｳ/ﾍｲｷﾝ ｦ
ﾘｾｯﾄ ｼﾏｽｶ?

ｻｲﾀﾞｲ/ｻｲｼｮｳ/ﾍｲｷﾝ ｦ

ｲｲｴﾘｾｯﾄ ｼﾏｽｶ?

「ﾘｾｯﾄ ｶﾝﾘｮｳ ｼﾏｼﾀ」を表示したら、ﾘｾｯﾄ ｶﾝﾘｮｳ ｼﾏｼﾀ

ﾊｲ

MODE キーを押して、戻ってください。

（１２）接点入力積算値設定
接点入力チャンネルのカウンタ値を設定します。
SET キーを押すと、設定値の一つ目の桁が点滅します。
このとき、∧・∨キーで値の変更が可能です。
値変更後、SET キーを押すと次の桁が点滅し、最後の桁が点滅時に SET キーを押すと、値が確定します。
MODE キーを押すと、設定をキャンセルします。
DIn ｾｷｻﾝﾁ ﾌﾟﾘｾｯﾄ
12345678（n=1～4）（１３）接点出力積算値設定
接点出力チャンネルのカウンタ値を設定します。
SET キーを押すと、設定値の一つ目の桁が点滅します。
このとき、∧・∨キーで値の変更が可能です。
値変更後、SET キーを押すと次の桁が点滅し、最後の桁が点滅時に SET キーを押すと、値が確定になります。
MODE キーを押すと、設定をキャンセルします。
DO

ｾｷｻﾝﾁ ﾌﾟﾘｾｯﾄ
1234567824

（１４）接点入力 On 時間値設定
接点入力チャンネルの On 時間値を設定します。
SET キーを押すと、設定値の一つ目の桁が点滅します。
このとき、∧・∨キーで値の変更が可能です。
値変更後、SET キーを押すと次の桁が点滅し、最後の桁が点滅時に SET キーを押すと、値が確定します。
MODE キーを押すと、設定をキャンセルします。
DIn On ｼﾞｶﾝ ﾌﾟﾘｾｯﾄ
90123456（n=1～4）（１５）接点出力 On 時間値設定
接点出力チャンネルの On 時間値を設定します。
SET キーを押すと、設定値の一つ目の桁が点滅します。
このとき、∧・∨キーで値の変更が可能です。
値変更後、SET キーを押すと次の桁が点滅し、最後の桁が点滅時に SET キーを押すと、値が確定になります。
MODE キーを押すと、設定をキャンセルします。
DO

On ｼﾞｶﾝ ﾌﾟﾘｾｯﾄ
90123456（１６）設定初期化確認画面
装置の設定値を初期化します。
SET キーを押すと、「ｲｲｴ」表示が点滅しますので、∧・∨キーで表示を「ﾊｲ」に変更し、SET キーを押すと初期化が完了します。
初期化は設定値と装置が保持している最大値・最小値・平均値のみに行い、接点入出力のカウント値は初期化しません。
MODE キーを押すと、キャンセルします。
ﾎﾝﾄｳﾆ ｼｮｷｶ ｼﾏｽｶ ?

ﾎﾝﾄｳﾆ ｼｮｷｶ ｼﾏｽｶ ?

ｲｲｴ

ﾊｲ

「ｼｮｷｶ ｶﾝﾘｮｳ ｼﾏｼﾀ」を表示したら、MODE キーを押して、戻ってください。
25

ｼｮｷｶ ｶﾝﾘｮｳ ｼﾏｼﾀ

（１７）制御出力テスト画面
制御出力をボタン操作で ON/OFF し、出力の確認を行います。
SET キーを押すと、テストモードとなり、「Off」表示が点滅します。
このとき、∧・∨キーで「On」または「Off」を切り替えます。
表示に連動し、装置のリレー出力が ON/OFF します。
※ テストモード中は、通信によるＯＮ／ＯＦＦ制御を受け付けません
DO ｼｭﾂﾘｮｸ ﾃｽﾄ
12345678 :Off

画面左下には、接点出力回数を表示します。
MODE キーを押すと、テストモードを終了し、「On」または「Off」の点滅が停止します。
テストモードを終了しても、最後の ON/OFF 制御状態は保持していますので、ご注意ください。

26

【 13 】通信を行う（１） LoRa 通信の設定をする
通信グループ ID、ネットワークキー、送信電波強度、通信局番の設定を、以下の手順で行います。
① DISP.キーを押して、液晶ディスプレイの表示を ON します。
（既に液晶ディスプレイ表示 ON ならば、この作業は行いません。
）② 通常モード（アナログデータ、DI・DO 状態、DI 入力データ、DO 出力データ、LoRa 通信
状態、システム状態）表示時に、MODE キーと SET キーを同時に 1 秒以上押し続けて、設定モードの画面を表示させます。
③ ∧キー または ∨キー を数回押して『ﾂｳｼﾝ ｾｯﾃｲ->』というタイトルの画面を表示し、SET キー を押します。
④ 『LoRa ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｾｯﾃｲ 』タイトルの画面で、通信グループ ID を設定します。
⑤ この画面の時に、SET キー を押すと、LoRa 通信グループ ID が点滅します。
∧キー または ∨キーで、点滅している数値を変更します。
⑥ SET キーを押すと点滅が解除され、LoRa 通信グループ ID が確定します。
⑦ 『LoRa ﾈｯﾄﾜｰｸｷｰ ｾｯﾃｲ 』タイトルの画面で、ネットワークキーを設定します。
⑧ この画面の時に、SET キー を押すと、ネットワークキーの左桁が点滅します。∧キー または ∨キーで、点滅している数値を変更します。
⑨ 左から１桁目、２桁目、３桁目が点滅している時に、SET キーを押すと、点滅桁の右桁へ点滅が移動します。∧キー または ∨キーで、点滅している数値を変更します。
⑩ 左から４桁目（最右桁）が点滅している時に、SET キーを押すと点滅が解除され、ネッ
トワークキーが確定します。
⑪ 『LoRa Tx-Power ｾｯﾃｲ 』タイトル画面で、送信電波強度を設定します。
⑫ この画面の時に、SET キー を押すと、送信電波強度が点滅します。
∧キー または ∨キーで、送信電波強度を変更します。
⑬ SET キーを押すと、点滅が解除され、送信電波強度が確定します。
⑭ 『ﾂｳｼﾝ ｷｮｸﾊﾞﾝ ｾｯﾃｲ
』タイトル画面で、通信局番を設定します。
⑮ この画面の時に、SET キー を押すと、通信局番の左桁が点滅します。∧キー または ∨キーで、点滅している数値を変更します。
⑯ 左桁が点滅している時に、SET キーを押すと、通信局番の右桁が点滅します。∧キー または ∨キーで、点滅している数値を変更します。
⑰ 右桁が点滅している時に、SET キーを押すと点滅が解除され、通信局番が確定します。
⑱ MODE キー を 2 回押し、通常モードのアナログデータ CH1 表示画面に戻ります。

27

（２） 接続している Modbus スレーブとの通信の設定をする
IoT ゲートウェイが本装置を経由して Modbus スレーブ機器のデータを取得する際は、通信ボーレート（通信速度）、パリティ、ストップビットの設定を行う必要があります。
以下の手順で行います。利用する Modbus スレーブ機器間で同じ設定になるようにしてくだ
さい。
① DISP.キーを押して、液晶ディスプレイの表示を ON します。
（既に液晶ディスプレイ表示 ON ならば、この作業は行いません。
）② 通常モード（アナログデータ、DI・DO 状態、DI 入力データ、DO 出力データ、LoRa 通信
状態、システム状態）表示時に、MODE キーと SET キーを同時に１秒以上押し続けて、設定モードの画面を表示させます。
③ ∧キー または ∨キー を数回押して『ﾂｳｼﾝ ｾｯﾃｲ->』というタイトルの画面を表示し、SET キー を押します。
④ 『Modbus BPS ｾｯﾃｲ
』タイトル画面で、通信ボーレートを設定します。
⑤ この画面の時に、SET キー を押すと、通信ボーレートが点滅します。
∧キー または ∨キーで、通信ボーレートを変更します。
⑥ SET キーを押すと、点滅が解除され、通信ボーレートが確定します。
⑦ 『Modbus ﾊﾟﾘﾃｨ ｾｯﾃｲ 』タイトル画面で、パリティを設定します。
⑧ この画面の時に、SET キー を押すと、パリティが点滅します。
∧キー または ∨キーで、パリティを変更します。
⑨ SET キーを押すと、点滅が解除され、パリティが確定します。
⑩ 『Modbus ｽﾄｯﾌﾟﾋﾞｯﾄｾｯﾃｲ』タイトル画面で、ストップビットを設定します。
⑪ この画面の時に、SET キー を押すと、ストップビットが点滅します。
∧キー または ∨キーで、ストップビットを変更します。
⑫ SET キーを押すと、点滅が解除され、ストップビットが確定します。
⑬ MODE キー を 2 回押し、通常モードのアナログデータ CH1 表示画面に戻ります。

28

【 14 】外形・取り付け寸法（１）外形図：本体とアンテナ

29

（２）外形図：アンテナのみSMA（３）取り付け寸法
スライドフックを引き出し、
ねじ止めする場合、下記の位置関係になるようネジ穴を設けてください。

３－Ｍ４

10 0

・ 接点入力端子、接点出力端子、補助電源端子、E 端子は、
M3.5 ネジ端子です。
・ アナログ入力端子と RS-485 通信端子は、
M2.5 ネジ（ヨーロッパ端子）です。
・ 取付は DIN レール（35mm）とネジ止めの両方に対応しています。
・ 補助電源が DC20V～30V の場合、補助電源端子の左側が＋、右側が－になります。
7230

【 15 】無線モジュールと認証番号について
本製品に搭載されている無線モジュールは、電波法に基づく工事設計認証を受けています。
本製品を国内で使用するときに無線局の免許は必要ありません。

以下の事項を行うと法律により罰せられることがあります。
•無線モジュールやアンテナを分解／改造すること。

警告 •無線モジュールに直接印刷されている証明マーク・証明番号、
または貼られている証明ラベルをはがす、消す、上からラベルを貼るなどし、見えない状態にすること。
本製品に搭載されている無線モジュールの認証番号は下記の通りです。
項目

内容

形式又は名称ＲＭ－９２Ａ

電波法に基づく工事設計認証における認証番号

００１－Ａ０７３８１31

【 16 】無線機器の設置について（１）弊社の LoRa 無線機は、見通しで 5km 程度の通信ができますが、設置環境により通信距離は変動します。必ずご使用前に通信確認を行ってください。
（２）弊社の LoRa 無線機は、受信強度（RSSI）を表示する事が可能です。
RSSI が安定して-110dBm 以上になる場所に設置してください。
（３）下記の場合、電波が減衰したり、通信異常になる場合があります。
①屋外を経由して通信する場合において、降雨時または降雪時。または雷が発生している場合。
※ 強風（雨や雪、飛来物を伴わない）が通信に影響することはありません。
②アンテナに異物が付着している場合。アンテナが正常に接続されていない場合。
③装置の電波を妨げる物体または電波が存在する場合。
※ 通信正常時に-110dBm 以上の受信強度があっても、装置間に存在する物体の移動や、弊社装置以外の無線機による電波の出力などにより、一時的に通信異常になる可能性があります。
（４）弊社の LoRa 無線機を複数のセットで使用する場合、各セットで無線チャンネルを 5 以上あけて設置してください。
（５）使用する無線チャンネルについて
本装置は「グループ ID」と「ネットワークキー」と呼ぶ設定値の設定が必要です。
これにより、同一の現場に複数の親機、子機のセットがあっても、それぞれのセットに異なる設定値を設定することで混信を防ぐことができます。
（各セット内で「グループ ID」と「ネットワークキー」は同一にする必要があります）「グループ ID」は無線チャンネルにも紐づいており、その割当は下記の通りです。
グループ ID

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

無線チャンネル

24

28

32

36

26

30

34

25

29

33

37

27

グループ ID

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

無線チャンネル

31

35

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

グループ ID

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

無線チャンネル

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

グループ ID

37

38

無線チャンネル

60

61

32

【 17 】保証期間と保証範囲
本製品の品質は、下記の通り保証させていただいております。
万一不具合な点がございましたら、お買い上げの販売店又は弊社にお申し付けください。
（１）保証期間
ご注文主のご指定場所に納入後１カ年とします。
（２）保証範囲
保証期間中に弊社の責により故障が発生した場合は、弊社の責任において修理又は交換を行います。
本製品は一般産業用途向けです。保証は日本国内においてのみ有効で、次に該当する場合は保証の範囲外とさせていただきます。
①使用状態が正常でない場合（取扱説明書に基づく使用でない場合）②弊社以外の改造または修理による場合③運搬、落下などによる場合④天災、災害などによる場合
尚、ここで言う保証は製品のみの保証であり、製品の故障により誘発される損害についてはご容赦いただきます。
正常な使用で故障した場合、保証期間内において無償修理させていただきます。

【 18 】注意事項
本製品に特別な品質・信頼性が要求され、その故障や誤動作が直接人命を脅かしたり、人体に危害を及ぼす恐れのある用途（航空・宇宙用・海底中継器、原子力制御システム、交通機器、
医療機器、安全装置等）にご使用をお考えの際は、事前に弊社営業窓口までご相談ください。

【 19 】特記事項
本製品は無線機器としてデータ収集・モニタリング・お知らせ機能に特化した製品です。
機器制御・動力制御・起動制御等には絶対に使用しないでください。
また、本製品について、機器の故障や、無線による通信不到達に起因して起こった付帯機器の破損・火災・事故等に関して、当社は一切責任を負いません。

33

＜ M E M O ＞

品質・性能向上のため、記載内容は改善・改良のために予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

本社・工場

URL

https://hakaru.jp

E-Maileigyo11@hakaru.jp〒５３２－００２７ 大阪市淀川区田川３－５－１１
ＴＥＬ ０６（６３００）２１４８
ＦＡＸ ０６（６３０８）７７６６

Ｔ－５２４１８34

改訂 12 2024.03.01
初版
2018.11.01