イーサネットディスクリート I/O モジュール

ディスクリート I/O 16 点◆

アクティブ・ロー入力／シンク型出力◆

Ethernet I/O + 拡張 I/O◆

マルチプロトコル対応

BusWorks® NT2000 シリーズは、イーサネット・リモート I/O 用途としては、モーター、ランプ、バルブ、ドア等のリレー、 主な特徴とメリット
システムにとって費用効果の高いモジュール式のソレノイド、接点の開閉、TTL ロジック、ディスクリート式
ウェブブラウザを使ってイーサネット上で設定ソリューションを提供します。モジュールは 2 種類あります。 センサーの監視や制御があります。
NTE イーサネットモデルは、プロトコルインターフェースと、拡張可能な I/O 容量、１つの IP アドレスで最大 64 の入出力信号処理チャンネルを備え、NTX 拡張モジュールは、 絶縁された RS-485 バスは、DIN レールに沿って連結するコネクタを使って、最大3台の拡張モジュールをI/O チャンネル（信号タイプ混在）に対応
任意の NTE イーサネット通信モジュールに接続することで、イーサネットモジュールにつなぐことができます。
I/O チャンネルを追加します。
Modbus TCP/IP、Ethernet/IP、*Proﬁnet 通信を
この内部 NT バスによって、電源と通信をモジュール間に現場で選択可能
NT2110 モジュールには、LOW 側（シンク型スイッチ）分配します。ユーザーは、NT バスにアナログ、温度、アプリケーション用に双方向のディスクリート I/O
ディスクリートの各 I/O モジュールを混在させることがi2o ピアツーピア通信またはマルチキャスト通信チャンネルが 16 点あります。
できます。
NTE イーサネットモデルは、ディスクリートデバイスの2 つの RJ45 ポートでデイジーチェーン接続が可能
レベルを監視または制御するコンパクトなネットワーク
Acromag の i2o® メッセージング技術により、TTL 閾値および最大 32V 対応の入力インターフェースです。
マスタコントローラがなくてもリモートモジュール間でNTX 拡張モデルを追加すると、１つの IP アドレスで直接ピアツーピア通信またはマルチキャスト通信が可能です。
最大 32V および 250mA まで切り替えられるオープン - ドレーン出力
最大 64 のディスクリート I/O チャンネルを接続できます。
入出力チャンネルがタンデムに配置されているため、出力のループバックモニタリングが可能
設定可能なカウンタ／タイマーおよび積算機能*OPC-UA、*MQTT および *RESTful API IIoT 対応
条件ロジックの採用でルールベースの I/O 動作を実現
高度な * アラーム機能および * データ記録機能
I/O モジュールをウェブブラウザで簡単に設定

入出力、ネットワーク、電源間で 1500Ｖの絶縁25mm の薄型ハウジングで、挿抜可能な端子付き
広範な動作温度（−40 〜 70℃）
CE 適合。UL/cUL クラス 1、ディビジョン 2 および
ATEX/IECEx ゾーン 2 認証（申請中）* 準備中。使用可能かどうかは工場にお問い合わせください。

詳細情報・お問い合わせ … https://www.mtt.co.jp

計装フリーダイヤル … 0120-853-537

イーサネットディスクリート I/O モジュール
規格および認証

カウンタ／タイマー

性能仕様

電磁両立性（EMC）：
入力カウンタ：CE マーキング、EMC 指令 2004/108/EC 準拠。
入力(チャンネル1〜8)
が85Hzまでの信号のイーサネットインターフェース (NTE モデルのみ )安全規格：
up/down
イベントカウンタとして動作。
通信：
UL/cUL：クラス 1、ディビジョン 2、グループ A、B、C、D。
カウンタプリロード値：
Modbus TCP/IP、Ethernet/IP、*Proﬁnet のいずれかにATEX/IECEx：ゾーン 2。
チャンネルごとに 0 〜 4,294,967,295 でスタート可能。
設定可能、ただし Proﬁnet の対応は準備中。
カウンタデバウンス：
データ速度 10/100Mbps、自動検知。
0 〜 65,535ms でノイズやリレーのチャタリングを除去。 ご注文案内
IP アドレス：
カウンタアラーム：
初期設定値 192.168.0.10、静的 IP または DHCP を設定可能。
機種
アラームは終端値に達すると出力状態を切り替え。
NTE2111-1111
アラームの状態は、次のカウントの後に自動リセット、ディスクリート入力 ( アクティブ ・ ロー )イーサネット I/O モジュール、RJ45 2 ポート、またはリセットされるまでホールド／ラッチ可能。
入力信号電圧範囲：
ディスクリート I/O 16 チャンネル
FRAM：
0 〜 +32V DC
4Kb(4096 ビット ) の不揮発性メモリでカウンタ値を保存。 NTX2111-0011
入力電流：拡張 I/O モジュール、ディスクリート I/O 16 チャンネル
32V DC 時 280µA（標準値）
入力信号閾値：TTL 互換、ヒステリシス 100mV（標準値）
Low→High 閾値：1.7V DC（標準値）
High→Low 閾値：1.6V DC（標準値）
TTL ロジック限界 ‒ LOW：0.8V DC 以下
TTL ロジック限界 ‒ HIGH：2.0V DC 以上
入力抵抗：
標準 100KΩ（入力のみ）、出力プルアップ時 10KΩ
入力ヒステリシス：
100ｍV DC（標準値）
入力応答時間：5ms（標準値）、ネットワークタイムは含まない。
入力過渡電圧抑制回路：
すべての入出力点に設置。動作電圧最大 38V、絶縁破壊電圧 47Ｖ、制限電圧 77Ｖ。

ディスクリート出力 ( シンクタイプ )出力 “OFF” 電圧範囲：
0 〜 32V DC
出力 “ＯＮ” 電流範囲：
0 〜 250mA DC 連続
出力 Rds ON 抵抗：
標準 0.8Ω、最大 1.6Ω
保護機能：
熱過負荷シャットダウン、過電圧シャットダウン、過負荷シャットダウン、逆極性保護シャント。
出力 “ＯFF” 漏れ電流：
標準 0.1uA、最大 50uA（MOSFET のみ、25℃、32V）
入力バイアス電流は含まない。
出力応答時間：5ms（標準値）、ネットワークタイムは含まない。

入出力一般

入力更新／変換速度：10ms ごとに最新データがネットワークで利用可能。
イーサネットコマンドからの応答時間：
5ms 未満 ( 標準値 )励起：
I/O EXC−RTN 間に 4 〜 32V の外部電圧が必要。
励起電流は 52mA 以上 (32V 時 )。16 チャンネル、最大定格負荷 250mA の場合は、4A 以上の励起電流が必要。
I/O プルアップ ( 内蔵 ):各 I/O チャンネルは、EXC への 10KΩプルアップ抵抗を内蔵し、タンデムのオープンドレイン出力と入力をHigh ／ OFF にします。

オプション品5035-369
5035-370
イーサネットパッチケーブル、低 EMI、二重シールド
3 フィート（5035-369）または5 フィート（5035-370）
PS5R-VB24
24V DC 電源、出力 15W。

環境および物理仕様
温度および湿度：
動作時：−40 〜 +70℃
保管時：−40 〜 +85℃
相対湿度：5 〜 95％（結露のないこと）
絶縁：
入出力チャンネル（一括）、各ネットワークポート、電源回路間に 1500V AC 60 秒および250V AC ／ 354V DC 連続
電源：
9 〜 32V DC SELV 電源を NTE モデルにのみ配線。
NTX モデルへは NT バス接続を介して電力を供給。
電力消費量：
NTE2111：2.0W 以下（入力）NTX2111：0.5W 以下（１台）
寸法（W×H×D）：
NTE：25×116.9×139.2 mm
NTX：25×116.9×116.65 mm
重量：NTE：0.23kg
NTX：0.14kg

詳細情報・お問い合わせ … https://www.mtt.co.jp

計装フリーダイヤル … 0120-853-537