直流き電回路情報計測装置

型式：M D E - 1 1 - P

取 扱 説 明 書

津田電気計器株式会社
DI－694B
2021.01安全上の注意
情報計測装置(ＤＣ－ＭＤＥ)、直流き電電圧計測装置（ＤＣＶＴ）、直流変圧器(ＤＣＰＴ)、倍率器（ＲＰ）、直流変流器（ＤＣＣＴ）、整流器箱(ＲＥＢ)、直流計器付属箱（ＳＢ）、電流検出器(ＨＣＴ)の取付および試験は、安全の為下記内容を作業者に徹底してから作業に取りかかって下さい。

警告

安全に関する使用上の注意

１．直流き電電圧計測装置（ＤＣＶＴ）、直流変圧器（ＤＣＰＴ）、倍率器（ＲＰ）、
電流検出器（ＨＣＴ）、直流変流器（ＤＣＣＴ）、の取付には感電事故の危険があります。取付時には停電を確認し、作業を行って下さい。
２．電流検出器（ＨＣＴ）および直流変流器（ＤＣＣＴ）の取付足はユーザにて交換しないで下さい。取付足は接地されますが取付方法によっては一次導体と取付足との離隔がとれなくなり、大事故につながる恐れがあります
３．配線作業は必ず電源が供給されていないことを確認してから行って下さい。
感電の恐れがあります。

注意

安全に関する使用上の注意

１．誤配線は機器や設備の故障、焼損、火災等の原因になります。
２．ネジの緩みは発熱、焼損、断線や機器の脱落の原因になります。
３．絶縁抵抗測定および耐電圧試験を行う場合は本取扱説明書(P67)の記載内容に基づいて実施して下さい。

目 次

１．

装置の概略

・ ・ ・

Ｐ １

２．

特

徴

・ ・ ・

Ｐ １

３．
４．

構
仕

成
様

・ ・ ・

Ｐ ２

・ ・ ・

Ｐ ３

５．

取扱い方法

６．

７．

８．

5.1

装置前面の説明

・ ・ ・

Ｐ ９

5.2

装置背面の説明

・ ・ ・

Ｐ１１

5.3

付属品・予備品の説明

・ ・ ・

Ｐ１２

5.4

タッチパネルの操作説明

・ ・ ・

Ｐ１３

5.5

USB メモリのデータ

・ ・ ・

Ｐ５３

5.6

デジタル入力信号

・ ・ ・

Ｐ５６

5.7

アナログ入力信号

・ ・ ・

Ｐ５７

5.8

異常表示出力

・ ・ ・

Ｐ５７

5.9

保存データの取扱い

・ ・ ・

Ｐ５８

機能説明
6.1

負荷情報

・ ・ ・

Ｐ５９

6.2

負荷グラフ

・ ・ ・

Ｐ６０

6.3

保全情報

・ ・ ・

Ｐ６０

6.4

故障情報

・ ・ ・

Ｐ６２

接
7.1

全体ブロック図 （付図－１）

・ ・ ・

Ｐ６６

7.2

総合接続図（付図－２）

・ ・ ・

Ｐ６６

・ ・ ・

Ｐ６６

構
8.1

９．

続

造
情報計測装置 外形寸法図（付図－３）

取付けおよび配線
9.1

取付け

・ ・ ・

Ｐ６６

9.2

配 線

・ ・ ・

Ｐ６７

１０． エラー番号および異常表示一覧
10.1

装置内部の異常

・ ・ ・

Ｐ６８

10.2

遠制装置へのデータ送量関係の異常

・ ・ ・

Ｐ６９

10.3

計測器の接続異常

・ ・ ・

Ｐ６９

１１． 異常表示出力が出力された際の保全マニュアル
11.1

異常表示システム

・ ・ ・

Ｐ７０

11.2

異常表示出力

・ ・ ・

Ｐ７０

11.3

前面パネルでの確認

・ ・ ・

Ｐ７１

11.4

接続異常

・ ・ ・

Ｐ７９

・ ・ ・

Ｐ８２

１２． メンテナンスについて

付属資料 情報計測装置（MDE-11-P）のＭＴＢＦ

付図－１ 全体ブロック図
付図－２ 総合接続図（MDE-11-P）
付図－３ 情報計測装置 外形寸法図 (MDE-11-P)

1.

装置の概略
本装置は直流変電所等でのき電回線の負荷情報、故障情報、保全情報を計測・記録します。
計測された各種情報は装置本体のカラー液晶画面で表示して確認できます。また、各種情報は装置内に記録され、遠制装置に伝送して確認できると共に、装置に具備されたスロット
からＵＳＢメモリに転送し、それを付属の再生ソフトがインストールされたパソコンで確認、作表・作図および印刷することができます。

2.

特

徴
(1) 情報の表示に 8.4 インチのカラー液晶画面のタッチパネルを採用し、従来機(MEB-5A)に比べ本装置での情報表示機能が大きく向上しました。
● 現在値の表示をき電 5 回線、総括電流、母線電圧の一括表示、変電所の負荷状態
を 1 画面で確認が可能。
● 負荷情報の帳票表示機能、負荷グラフ表示機能の追加により、本装置にて近況の確認が可能。
● 故障波形の表示機能の追加により、き電回線故障の状況確認が本装置にて可能。
● 装置の常時監視の結果を画面で確認でき、異常が発生した場合であっても異常発
生箇所が確認可能。
(2) 記録メディアには USB メモリを使用し、付属の再生ソフトをインストールした Windows
XP,Vista,7,8,10 のパソコンで作表・作図および印刷ができます。
（再生ソフトについては、再生ソフトの取扱い説明書を参照）(3) 遠制装置との通信仕様は従来機と同仕様のため、遠制設備の変更の必要がありません。
(4) 従来機とパネルカットの寸法が同じため、装置の更新が容易に行えます。
(5) 装置用の電源は２重化設計されているため、片側の電源に異常が発生しても装置の計測機能を維持します。なお、装置用の電源は片側の電源に異常が発生した際、電源異常表示用出力を出力すると共に、装置の表示灯にて点灯表示します。

- 1 -

3.

構

成
(1) 情報計測装置（DC-MDE）

１台(2) 直流電圧計測用装置

１台〔直流き電電圧計測装置（DCVT）または、直流変圧器（DCPT）〕(3) 直流電流計測用装置

１台〔電流検出器（HCT）または、直流変流器（DCCT）〕(4) 電流検出器（HCT）

き電用

最大５台

【情報計測装置の一般的な構成例です】

- 2 -

4.

仕

様
(1)

型

式

情報計測装置(2)

ＭＤＥ－１１－Ｐ

回線数
a.変電所負荷情報

１回線

b.き電回線負荷情報

最大５回線

c.き電回線故障情報

最大５回線

d.保全情報
(3)

２回線

計測範囲
a.変電所負荷情報
変電所母線電圧ＤＣ

０～２ｋＶ

変電所総括電流ＤＣ

０～１０ｋＡ / ０～２０ｋＡ

ＲＭＳ

０～６ｋＡ

ＤＣ

０～２０ＭＷｈ / ０～４０ＭＷｈ

変電所総括電力量（総括電流の計測範囲は出荷時に設定します）
b.き電回線負荷情報
き電回線電流ＤＣ－４～８ｋＡ

ＲＭＳ

０～４ｋＡ

ＤＣ

－８～１６ＭＷｈ

き電回線故障電流波形

ＤＣ－５～２０ｋＡ

き電回線遮断電流ＤＣ０～２０ｋＡ

き電回線推定短絡電流

ＤＣ０～５０ｋＡ（計算値）

き電回線電力量
c.き電回線故障情報

d.保全情報
遮断回数
遮断電流値によるランク判定および評価値（イ) Ａランク

１５ｋＡ以上

評価値９（ロ) Ｂランク

１０ｋＡ以上～１５ｋＡ未満

評価値３（ハ) Ｃランク

５ｋＡ以上～１０ｋＡ未満

評価値１（ニ) Ｄランク

５ｋＡ未満

評価値

０

コンプレッサ（イ）動作回数

０～６０００回／１時間当り（ロ）動作時間

０～４４６４０分（１ケ月連続に相当）

- 3 -

(4)

精

度

装置の精度は直流電圧計測用装置、直流電流計測用装置を含む総合精度として、記載しています。
a.変電所負荷情報
変電所母線電圧±１．５％（スパンに対して）

変電所総括電流±１．５％（変電所総括電力量±１．５％（比誤差にて〃））

但し、1.2～1.65kV､1～10kA/2～20kA の範囲において
b.き電回線負荷情報
き電回線電流±２．５％（スパンに対して）

き電回線電力量±２．５％（スパンに対して）
但し、1.2～1.65kV､0.5～5kA の範囲において

c.き電回線故障情報
き電回線故障電流波形±２．５％（スパンに対して）

き電回線遮断電流±２．５％（〃）き電回線推定短絡電流±２．５％（〃）d.保全情報
遮断回数の遮断電流値によるランク判定
(5)

(6)

±３００Ａ

サンプリング速度
a.負荷情報12.5ms/S

b.故障情報1ms/S

c.保全情報

1ms/S

情報の記録・転送機能
a.負荷および保全情報
記録の保存箇所

内蔵メモリ（２ＭＢ）

記録容量

３ヶ月分(当月および過去 2 ヶ月)の負荷情報、保全
情報、１時間分および２４時間分の負荷グラフの情報を記録し、内蔵メモリに保存

b.故障情報記録の保存箇所

内蔵メモリ（５１２ｋＢ）

起動信号① ５４Ｆの動作（開放）信号および遮断電流３００Ａ以上② ５４Ｆの動作（開放）信号および５０Ｆ動作信号③ ５４Ｆの動作（開放）信号および６４Ｐ動作信号

記録容量

起動信号の入力前１．０秒から１．５秒間の故障波
形データを記録し、最大１０回分内蔵メモリに保存- 4 -c.転送機能記録メディアＵＳＢメモリ（最大３２ＧＢ）

転送方法

内蔵メモリに保存されている負荷情報、保全情報、故障情報をタッチパネルの操作によりＵＳＢメモ
リに転送（保存されている情報は何度でも転送可）

(7)

表示機能
a.表示器

８．４インチタッチパネル
カラーＴＦＴ液晶（ＬＥＤバックライト）
Power Save 機能を有し、パネルに触れると点灯します。

b.表示内容
負荷情報

現在値、負荷グラフ(1 時間)、負荷グラフ（24 時間）
帳票（6 時間）、帳票（6 日間）
各項目に対し、母線電圧、総括電流、き電回線電流
を表示

故障情報

遮断電流値、推定短絡電流、故障波形
過去 10 回分の故障情報の表示と、回線毎の故障情
報を表示

保全情報
(8)

遮断回数、コンプレッサ動作回数を表示

再生ソフトによる作表および作図（詳細は再生ソフトの取扱説明書参照）
a. 下記事項については、指示によりパソコンにアナログ表示するとともにプリン
タにより印刷します。
母線電圧指示された時刻から過去の１時間における、３０秒間毎の最大値及び最小値のプロット(1 秒間の平均値を使用)

総括電流指示された時刻から過去の１時間における、３０秒間毎の最大値及び最小値のプロット指示された時刻から過去の２４時間における、１０
分間毎の最大値及び最小値のプロット(1 秒間の平均値を使用)

き電回線電流指示された時刻から過去の１時間における、３０秒間毎の最大値及び最小値のプロット指示された時刻から過去の２４時間における、１０
分間毎の最大値及び最小値のプロット(1 秒間の平均値を使用)

き電回線故障電流

起動信号の入力前の１．０秒から１．５秒間の波形
データのプロット- 5 -b. 下記事項については、指示によりパソコンにデジタル表示するとともにプリン
タにより印刷します。
母線電圧

1 時間毎の最大値、最小値、その発生時刻、平均値
同上値の日間、月間の最大値、最小値、平均値指示された時刻から過去の１時間における、３０秒間毎の最大値及び最小値（1 秒間の平均値を使用）

総括電流

1 時間毎の最大値、発生時刻
同上値の日間、月間の最大値
1 時間毎の１時間ＲＭＳ最大値
同上値の日間、月間の最大値指示された時刻から過去の１時間における、３０秒間毎の最大値及び最小値（1 秒間の平均値を使用）

総括電力量

1 時間毎の電力量値
同上値の日間、月間の合計値、最大値、平均値（1 秒間の平均値を使用）

き電回線電流

1 時間毎の各最大値、最小値、発生時刻
同上値の日間、月間の最大値、最小値
1 時間毎の２０分間ＲＭＳ最大値
同上値の日間、月間の各最大値、最小値指示された時刻から過去の１時間における、３０秒間毎の最大値及び最小値（1 秒間の平均値を使用）

き電回線電力量

1 時間毎の正・負電力量値
同上値の日間、月間の合計値、最大値、最小値、
平均値

故障情報

（1 秒間の平均値を使用）

回線名、起動信号発生時刻、遮断電流値、推定短絡
電流c. 保全情報の表示および作表・作図
下記事項については、指示によりパソコンに表示するとともにプリンタにより印刷します。
遮断回数および損耗評価値
デジタル記録Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ各ランク毎の遮断回数および全体の損耗評価値

コンプレッサの動作回数及び動作時間
デジタル記録１日毎の動作回数及び動作時間の月合計
動作回数１回当りの動作時間

- 6 -

(9)

遠制装置へのデータ伝送
a. き電回路故障電流データ
起動信号の入力から１秒間前にさかのぼって、最大値を中心に前１５０ｍｓ、後５０ｍｓ間の１ｍｓ刻みのサンプリング値（合計２００データ）(伝送データ)
200ms
150ms

50ms

54F遮断
（300A以上）

1sec

b. 損耗評価値（保全管理データ(MD)）
高速度遮断器の損耗評価値(10)

インターフェース
a. アナログ入力
直流電圧計測装置

ＤＣ

１．５ｋＶ／５Ｖ

１回線

直流電流計測装置

ＤＣ

１０ｋＡ／１０Ｖ

１回線

または、ＤＣ ２０ｋＡ／１０Ｖ

１回線

電流検出器

き電用

ＤＣ

２０ｋＡ／１０Ｖ

最大５回線

b. デジタル入力
５０Ｆ動作信号最大５回線（動作時ａ接点閉）

５４Ｆ動作信号最大５回線（開放時ａ接点閉）

６４Ｐ動作信号１回線（動作時ａ接点閉）

コンプレッサ動作信号

２回線（動作時ａ接点閉）c. 遠制装置
Ｗ３遠制装置（ただしＦＣを中継）

(11)

周囲温度

０℃～４０℃(12)

周囲湿度

３０％～９０％ＲＨ（ただし結露なきこと）

(13)

制御電源

ＤＣ

１００Ｖ/１１０Ｖ（変動範囲 ＤＣ８０Ｖ ～ １３２Ｖ）

- 7 -

(14)

絶縁抵抗および耐電圧
端子一括と接地間：AC1500V 1 分間、DC500V で 10MΩ以上（但し、ＺＧ端子は除く）
ＣＮと接地間：AC500V 1 分間、DC500V で 10MΩ以上

入力回路相互間（アナログ入力回路）：AC500V 1分間、DC500Vで 10MΩ以上※注

絶縁抵抗測定および耐電圧試験を行う場合はＺＧ～Ｇ間の短絡バーを外して

※注

ください。
試験は、CN1-CN2,CN3-CN4,CN5-CN6間を接続した状態で実施してください。

- 8 -

5.

取扱い方法
5.1

装置前面の説明
[20]

[3]

[2]

[14][13]

[1]
[20]

[6]
[7]

[5]

[4]

[20]

[17]

[15]

[12]

[11]

[9] [10] [8]

[20]

[18]
[19]

情報計測装置 （MDE-11）

[16]

[1]

電源部

:

制御電源を装置内部で使用する電圧に変換し、装置各部に電源を供給する部分です。

[2]

計測部

:

負荷情報、故障情報、保全情報を計測し、各種管理値を記録し、その情報を保存・表示・USB メモリへの転送を行う部分です。
内部に負荷計測部分、故障計測部分、故障点標定部分があります。
(MDE-11 タイプは故障点標定部分を実装していません)

[3]

通信部

:

計測部で記録した情報を遠制装置へ送るデータ形式に変換し、伝送する部分です。

[4]

電源スイッチ

:

電源部の制御電源開閉用スイッチです。このスイッチの投入により、装置各部へ電源が供給されます。

[5]

電源ヒューズ:

電源用ヒューズ（タイムラグヒューズ１Ａ）です。

[6]

電源部用表示灯:装置の内部電源(24V)を供給している場合緑点灯します。

(通電表示灯)[7][8]

電源部用表示灯

電源部に異常がある場合赤点灯します。

(異常表示灯)(P71 に詳細な説明を記載しています)

電源スイッチ

:

計測部の電源開閉用スイッチです。このスイッチの投入により計測部へ電源が供給されます。計測部に電源が供給されている
場合緑点灯します。

[9]

装置用表示灯

:計測部、通信部が正常に動作している場合緑点灯します。

(RUN 表示灯)- 9 -[10] 装置用表示灯

計測部または、通信部に異常がある場合赤点灯します。

(異常表示灯)[11] タッチパネル(P74 に詳細な説明を記載しています):

負荷情報、故障情報、保全情報、装置の状態、設定、試験を表示する表示機能と、操作機能を持ったタッチパネルです。

[12] タッチパネル用:

タッチパネルに電源が供給されている場合緑点灯します。

:

装置に保存されている負荷情報、負荷グラフのデータをＵＳＢ

表示灯[13] ＵＳＢスロット(負荷)

メモリに転送するためのＵＳＢスロットです。使用しない時は、異物混入を防ぐため付属のＵＳＢスロット保護キャップを装着して下さい。

[14] ＵＳＢスロット

装置に保存されている故障情報をＵＳＢメモリに転送するため(故障)のＵＳＢスロットです。使用しない時は、異物混入を防ぐため付属のＵＳＢスロット保護キャップを装着して下さい。

[15] 通信部用表示灯:(通信 RUN 表示灯)[16] 動作確認窓

通信部が正常に動作している場合緑点灯します。
(P75 に詳細な説明を記載しています):

イーサネット接続用の通信部を実装している場合、内部に実装されている LED の点灯状態で、通信状態を確認することができます。

[17] 電源表示灯:(ｲｰｻﾈｯﾄｺﾝﾊﾞｰﾀ)[18] 接続表示灯

します。
:(ｲｰｻﾈｯﾄｺﾝﾊﾞｰﾀ)[19] 通信状態表示灯

イーサネットコンバータに電源が供給されている場合、赤点灯
イーサネットコンバータが TCP/IP を開設した場合、緑点灯しま
す。また、イーサネットコンバータが異常の場合赤点灯します。

:(ｲｰｻﾈｯﾄｺﾝﾊﾞｰﾀ)

イーサネットコンバータがパケットを送信または受信した場
合、緑点滅します。また、イーサネットコンバータが異常の場合赤点灯します。

[20] 装置取付穴:

装置を配電盤等に取付けるために使用するネジ用の穴です。
M8 のネジおよびナットにて配電盤等に固定します。
(取付方法は P66 に記載しています。)

本装置の通信部はイーサネット接続用ではないため、[16]動作確認窓からは[17]～[19]を確認できません。

- 10 -

5.2

装置背面の説明

[24]

[21]

[23]

[29]

[25]

[22]

[26]

[27]

[28]

[30]

情報計測装置 （MDE-11）[21] 電源部端子台:

制御電源用端子Ｐ，Ｎ、接地用端子Ｇ，ＺＧ、電源異常表示用
出力ＡＬ３，４。

[22] 低圧信号用:

端子台

アナログ入力および連絡遮断装置との通信信号用の低圧信号を配線するための端子台です。脱着式の端子台のため、メンテ
ナンス等で計測部を取外す際、配線を取外さずに作業が行えます。

[23] 100V 系信号用:

端子台

100V 系のデジタル入力および装置異常表示用出力を配線するための端子台です。脱着式の端子台のため、メンテナンス等で計測部を取外す際、配線を取外さずに作業が行えます。

[24] 丸型コネクタ:

電源部、計測部間を接続するためのコネクタです。付属の｢装置内部電源用ケーブル(CN1,CN2 用)｣を接続してください。

[25] 丸型コネクタ:

計測部、通信部間を接続するためのコネクタです。付属の｢装置内部電源用ケーブル(CN3,CN4 用)｣を接続してください。

[26] D-Sub コネクタ:

計測部、通信部間を接続するためのコネクタです。付属の｢装置内部通信用ケーブル(CN5,CN6 用)｣を接続してください。

[27] 電源スイッチ:

通信部の電源開閉用スイッチです。このスイッチの投入により通信部へ電源が供給されます。

[28] コネクタ:

遠制装置へデータ送量する場合に使用します。

[29] アーススタッド:

装置の接地用アーススタッドです。装置を使用する場合、必ず接地用の配線を行ってください。

[30] アーススタッド:

付属の｢装置内部通信用ケーブル｣のシールド線接地用のアーススタッドです。装置を使用する場合、必ず配線してください。

- 11 -

5.3

付属品・予備品の説明
表５－１に付属品・予備品の一覧を示します。
表５－１ 付属品・予備品一覧
品名

数量

備考

1

USB メモリ

2 個/1 台付属品

2

USB スロット保護キャップ

4 個/1 台付属品

3

タッチパネル保護シート

2 枚/1 台付属品、予備品
取扱説明書を付属

4

再生ソフト（CD-ROM）

1 枚/1 台付属品

5

装置内部電源用ケーブル（CN1,CN2 用）

1 本/1 台付属品

6

装置内部電源用ケーブル（CN3,CN4 用）

1 本/1 台付属品

7

装置内部通信用ケーブル（CN5,CN6 用）

1 本/1 台付属品

8

タイムラグヒューズ（１Ａ）

2 本/1 台予備品

(1) USB メモリ:

装置内部に保存されている負荷情報、故障情報、負荷グラフのデータを転送する際に使用します。

(2) USB スロット:

保護キャップ(3) タッチパネル

装置の USB スロットに USB メモリを挿入していない時に、空いた USB スロットへの異物混入を防ぐための保護キャップです。

:

保護シート

タッチパネルの操作の繰返しによりタッチパネル表面にキズが付かないよう保護するためのシートです。出荷時にタッチパネルに 1 枚付属品を取付ています。
(使用方法については保護シートの取扱説明書を参照願います。
取扱説明書は予備品に添付されています。)(4) 再生ソフト:

USB に記録された負荷情報、故障情報、負荷グラフのデータか
ら作表、作図するためのソフトです。再生ソフトをパソコンにインストールするためのデータをＣＤ－ＲＯＭに収納しています。

(5) 装置内部電源用

:

ｹｰﾌﾞﾙ

電源部から計測部に装置内で使用する電源を供給するためのケーブルです。装置の背面にある CN1,CN2 間に接続します。

(CN1,CN2 用)(6) 装置内部電源用

:

ｹｰﾌﾞﾙ

計測部から通信部に装置内で使用する電源を供給するためのケーブルです。装置の背面にある CN3、CN4 に接続します。

(CN3,CN4 用)(7) 装置内部通信用:

計測部と通信部間でのデータ通信を行うためのケーブルです。

ｹｰﾌﾞﾙ装置の背面にある CN5、CN6 に接続し、接地線をＳＧ端子に接(CN5,CN6 用)

続します。

(8) タイムラグ:

電源部にある保護用ヒューズ（１Ａ）の予備品です。

ヒューズ- 12 -

5.4

タッチパネルの操作説明

（１）

画面階層

Main Menu

メインメニュー

Menu
P14

設定

負荷情報

故障情報

保全情報

装置状態

試験

データ転送

Main Item
P17

Sub Item

変電所基本情報P18

プログラムNo.

P21

現在値

P23

負荷グラフ：1時間P24

負荷グラフ：24時間

P24

帳票：6時間P25

帳票：6日間

P25

履歴

P27

故障波形

P28

回線別履歴

P27

故障波形

P28

遮断回数

P32

コンプレッサ動作回数

P33

装置内部情報

P35

履歴

P36

機器の接続状態：計測用

P37

履歴

P38

データ設定

P40

試験項目

P43

負荷情報

P48

故障情報

P49

負荷グラフ

P50

P22

P26

P31

P34

P39

P47

- 13 -

（２） メインメニュー
装置が起動するとメインメニューが表示されます。【負荷情報】、【故障情報】、【保全情報】、【装置状態】、【設定】、【試験】、【データ転送】ボタンを押すと、各情報のメニュー画面へ移動します。
画面左下に【消灯】ボタンがあります。このボタンを押すとタッチパネルのバックラ
イトが消灯します。バックライトは画面を１度タッチすることで点灯させることができます。
（バックライトは【消灯】ボタン以外にも Power Save 機能（5.4 項（3） P16 参照）
により消灯します。）

バックライトの消灯ボタン

メインメニューの画面では、き電回線故障が発生すると、【故障情報】のボタンが黄色になり、回線故障が発生したことを通知します（故障情報を確認すると通常状態に戻ります）。また、接続異常が発生した場合【装置状態】ボタンが黄色に、また装置異常が発生した場合、【装置状態】のボタンが赤色になり、異常が発生していることを通知します（装置異常が回復するまで継続）。【装置状態】ボタンは接続異常と装置異常が共に発生した場合、装置異常を示す赤色になります。

- 14 -

回線故障表示：黄色

接続異常表示：黄色
装置異常表示：赤色（注）回線故障：起動信号により故障情報を取込んだことを示します。
（注）装置異常：装置内部の異常を検出したことを示します。
（詳細は 10.1 項 P68 の装置内部の異常を参照）① 装置内部の通信異常② A/D コンバータ異常③ SRAM 異常④ EEPROM 異常（注）接続異常：装置が外部との接続異常を検出したことを示します。
（詳細は 10.2 項 P69 の遠制装置へのデータ送量関係の異常、10.3 項 P69 の計測器の接続異常を参照）① 遠制装置へのデータ送量関係の異常② 計測器の接続異常- 15 -

（３） 共通事項
表示用のタッチパネルには Power Save 機能があり、タッチパネル操作が１８時間（標準設定の場合）無いとバックライトを消灯させます。装置を使用される際、バックライ
トが消灯していれば、画面を１度タッチすることで点灯させることができます。この操作では、画面の移動等は発生しませんので、画面の任意の箇所をタッチしてください。
各画面に共通のボタン、表示を配置しています。
●

各画面の右下に日時を表示しています。

●

各画面の右上に回線故障および装置状態を表示します。回線故障が発生した
場合上段に黄色表示されます。接続異常または装置異常が発生した場合下段に表示されます。接続異常は黄色、装置異常は赤色となり、装置異常が優先されます。この表示はメインメニューへのショートカットボタンを兼ねています。

●

各画面の左下に通信状態を簡易的に表示しています。左から順に通信部、故障計測部分、負荷計測分の RUN 状態を監視しています。白、青が交互に点灯
している状態が正常です。異常の際には白または青が点灯状態で停止し、画面右上に装置異常が表示されますので、装置状態(P34)の画面から異常の詳細を確認し、P77 記載の処置を行ってください。

●

各画面の左下に【Main Menu】、【Menu】ボタンを配置しています。それぞれメインメニュー画面へ移動、メニュー画面へ移動します。
（メインメニュー、メニュー画面は画面階層(P13)を確認してください）
回線故障、装置異常、接続異常の発生を表示。メインメニューへ移動する。

メニュー画面へ移動する
日時を全画面に表示
メインメニュー画面へ移動する
通信部、故障計測部分、負荷計測部分のRUN状態を監視、正常な場合点滅する。

- 16 -

（４）設定(ⅰ) メニュー画面
設定のメニュー画面です。【変電所基本情報】、【プログラム No.】ボタンを押すと、各情報を表示します。

- 17 -

(ⅱ) 変電所基本情報装置に設定されている変電所の情報を確認できます。画面右下に「表示」、「変更」の選択を配置しており、｢変更｣に設定すると、時刻設定のみ変更が可能です。

時刻設定の変更● 設置箇所
変電所等の名称が表示されます。再生ソフトによる作表・作図で設置箇所が表示されます。全角 13 文字（シフトＪＩＳコードにない漢字は入力できません）まで設定できます。
（ご指示のとおり工場出荷時に設定済みです）● 被制御所区分
被制御所の区分を表示します。再生ソフトによる作表・作図で表示されます。〔変電所〕〔き電区分所〕〔き電タイポスト〕の選択が可能です。（他
制御所名の場合、設置箇所にて設定します。被制御所名を含み 13 文字以
内となります）（ご指示のとおり工場出荷時に設定済みです）● フォルダ名ＵＳＢメモリにデータを転送したときに作成されるフォルダ名です。半角英数 8 文字以内で設定します。
（ご指示のとおり工場出荷時に設定済みです）- 18 -

● 回線名
回線名称の表示と、使用回線の表示をします。装置内での表示、再生ソフトによる作表・作図、遠制装置へのデータ伝送に使用します。空白に設定すると不使用回線として処理します。半角英数 4 文字以内で設定します。
（ご指示のとおり工場出荷時に設定済みです）● 総括電流・母線電圧
総括電流および母線電圧の計測器が設置されているか表示します。「あり」に設定されている場合、機器の接続状態（計測用）で状態の監視をします。
（ご指示のとおり工場出荷時に設定済みです）● 時定数
時定数を表示します。時定数は、き電回線の推定短絡電流の計算に使用する定数で、下記の式より算出します。
(推定短絡電流については 6.4 項 (4) P63 参照)
L:線路インダクタンス特性( mH/km ）L
時定数(τ)＝(ms)
R
R:線路抵抗特性( Ω/km )（ご指示のとおり工場出荷時に設定済みです）● 時刻設定装置が管理している現在の時刻を表示します。
※注

時刻設定の変更では、年月の変更、日時の変更が可能ですが、帳票作成の関係上、内部のデータをクリアすることがあります。年月の変更、日時の変更前にデータ転送（5.4 項(10) P47 参照）を実施してください。

● 送量設定遠制装置へのデータ送量の設定を表示します。「送量する」に設定されている場合、遠制装置へデータの送量を行い、通信部の監視機能が有効となります。「送量しない」に設定されている場合、遠制装置へデータの送量を行わず、通信部の監視機能が無効となります。通信部の監視機能が無効の場合、通信部関係の異常表示を行いません。
（ご指示のとおり工場出荷時に設定済みです）※ 変電所基本情報はご指示のとおり工場出荷時に設定済みです。
※ 設定内容は納入仕様書にてご確認願います。
※ 納入後は時刻設定のみお願いします。
※ 時刻設定以外の変更が必要な場合、弊社までご連絡願います。

- 19 -

(ⅲ) 時刻設定の変更
設定変更は下記の手順で行います。
①｢変更｣を選択する。(確認メッセージが表示されるので｢ＯＫ｣を選択)②

変更可能な項目の色が変わります。

③

項目を選択すると入力画面へ移動します。

④

入力画面で設定を変更したい項目を選択します。

⑤

年、月、日、時、分の項目の中で変更する項目を選択し、10 キーにより数字を入力します。入力後に【ＥＮＴ】を押して情報を設定します。

⑥

設定が完了した場合、【決定】ボタンを押します。装置の設定が変更され、前の画面に戻ります。【キャンセル】ボタンを押すと、設定変更をせずに前の画面に戻ります。
項目の選択

項目を選択

｢決定｣変更して戻る｢ｷｬﾝｾﾙ｣変更せずに戻る

変更可能な箇所の色が変わる

変更を選択

10キーによる入力- 20 -

表示画面に戻る(ⅳ) プログラムＮｏ．
装置に使用しているプログラムの情報を確認できます。
メンテナンス等で計測部を交換する場合に必要な情報です。
MDE-11 タイプでは故障点標定部分を実装していません。画面内の故障点標定部のプログラム No.は「未実装」と表示されます。

- 21 -

（５）負荷情報(ⅰ) メニュー画面
負荷情報のメニュー画面です。【現在値】、【負荷グラフ：1 時間】、【負荷グラ
フ：24 時間】、【帳票：6 時間】、【帳票：6 日間】ボタンを押すと、各情報を表示します。

- 22 -

(ⅱ) 現在値
き電回線電流、母線電圧、総括電流の現在値を表示します。現在値は画面中央にレベルメータで表示し、画面上方にデジタル表示しています。表示内容は 1 秒ごとに更新されます。
き電回線電流の表示には下方に最大値、最小値を表示する機能があります。母線電
圧、総括電流の表示には下方に最大値の表示および変電所の 1 時間(0 分～59 分)の電力量の最大値を表示する機能があります。
最大値、最小値の部分をタッチすると、き電回線電流の最大値、最小値、母線電圧、
総括電流、変電所電力量の最大値が一括で選択され、枠の色が赤色に変わり選択されたことを示します。
【Clear】ボタンで一括クリアできます。最大値、最小値は【Clear】
ボタンでクリアされた時点からの継続的な表示となります。
現在値のデジタル表示
現在値のアナログ表示

き電回線電流の最大値を表示母線電圧、総括電流の最大値を表示き電回線電流の最小値を表示

最大値、最小値のクリアボタン

1時間の電力量の最大値(1時間集計)

Max,Minをタッチすると一括で選択される

データがクリアされる

データがクリアされ、現在値と同じ値になる【Clear】を押す- 23 -

(ⅲ) 負荷グラフ
き電回線電流、母線電圧、総括電流の負荷グラフを表示します。負荷グラフは 1
時間のグラフ表示と 24 時間のグラフ表示機能があります。右下に記録終了時間が表示されており、この時刻から過去 1 時間（24 時間）のグラフが表示されます。グラフの時間軸側の 0 は記録開始の時間になり、記録終了時間が 1 時間（24 時間）の位
置になります。
き電回線を選択するか、総括電流または、母線電圧を選択するとその履歴グラフが表示されます。き電回線については、複数の選択が可能で、最大 5 回線分の表示が可能です。現在選択されている項目は枠が赤く表示されます。また、回線名の表
示色とグラフの色が対応しています。

記録開始点

記録終了点

選択した回線のグラフを表示

負荷グラフを選択した時間を表示
この時刻の過去1時間分のグラフ

母線電圧を選択

複数の回線を選択- 24 -

(ⅳ) 帳票
き電回線、母線、総括の帳票を表示します。帳票は 1 時間集計 6 時間分の表示と1 日集計 6 日間分の表示機能があります。
帳票を表示するには、き電回線を選択するか、総括電流、母線電圧を選択することで対応した帳票が表示されます。
各き電回線の表示では、最大値、最小値およびこれらの発生時刻、20 分 RMS(6.1
項(2) P59 参照)の最大値、正電力量、負電力量を表示します。
総括電流の表示では、最大値、最小値およびこれらの発生時刻、1 時間 RMS(6.1
項(3) P59 参照)の最大値、電力量を表示します。
母線電圧の表示では、最大値、最小値およびこれらの発生時刻、平均値、電力量を表示します。

選択した回線の帳票を表示

総括電流を選択

母線電圧を選択- 25 -

（６）故障情報(ⅰ) メニュー画面
故障情報のメニュー画面です。【履歴】、【回線別履歴】ボタンを押すと、各情報を表示します。

- 26 -

(ⅱ) 履歴過去 10 回分の故障情報を最新の情報から順に表示します。故障情報が 10 回分を超えた場合、最新の情報から順に過去 10 回分のみ表示します（USB メモリに転送できるデータも同様に過去 10 回分となります）。表示内容は、遮断回線、発生日時、遮断電流、推定短絡電流です。
故障波形を表示する場合、表示させたい故障情報（N0.1～No.10）を選択し、画面右下の【故障回線】または、【全回線】ボタンを押します。
選択した回線を赤枠で表示

故障波形を表示するボタン。

(ⅲ) 回線別履歴
各き電回線の最新の故障情報を 1 回分表示します。表示内容や操作方法は(ⅱ)の履歴と同様です。

- 27 -

(ⅳ) 故障波形（故障回線）履歴または回線別履歴の画面において【故障回線】ボタンを押すと表示される故障波形です。故障電流の波形を表示すると共に、起動信号である５０Ｆ、５４Ｆ、６４Ｐの動作状況を示すマーカーを表示します。
波形表示のレンジは、-2kA～8kA の表示（8kA）と-5kA～20kA の表示（20kA）があります。画面左下の【20kA】、【8kA】を選択することで、表示の切替ができます。
前の画面に戻る場合は、【履歴】ボタンを押します。
※ MDE-11 タイプでは 85F の情報を取込んでいません。
起動信号の入力を示すマーカーを表示

最大8kAのグラフ

最大20kAのグラフ

信号の入力有で、
太線表示

8kAを選択前の画面へ戻る。

20kAを選択

前の画面へ戻る。

- 28 -

(ⅴ) 故障波形（全回線）履歴または回線別履歴の画面において【全回線】ボタンを押すと表示される故障波形です。表示内容は故障回線の場合と同様ですが、すべて 5 回線一括表示となります。
画面左に表示/非表示選択用の回線名を配置していますので、波形表示に必要な回線を選択し、【再表示】ボタンで再表示することができます。枠が赤く表示されている回線が表示回線、黒く表示されている回線が非表示となります。また、回線名の表示
色と波形の表示色が対応しています。

回線を選択する
再表示する

F2,F3,F4が選択されている- 29 -

〔 起動信号のマーカーについての補足 〕
故障波形および起動信号のマーカーについての補足です。例として、11H 回線において短絡故障が発生した場合の表示を使用しています。
① 短絡電流の立ち上がり点② 50F マーカー
③ 高速度遮断器の開極により電流が減少し始めた点④ 54F マーカー

②

④
③

①

【起動信号のマーカーについて】
起動信号のマーカーは、50F,54F,64P の 3 種類あり、本装置の 50F,54F,64P 端子に 100V が印加された場合に表示します。そのため、50F,54F,64P が動作した場合であっても本装置への入力がない場合、表示することができません。
【50F および 64P のマーカーについて】
起動信号の中で 50F および 64P の信号はそれぞれ対応する機器のトリップ信号が入力されますので、高速度遮断器の開極により電流が減少し始める前にマーカーが表示されます。そのため、これらのマーカーにより回線の遮断が 50F によるものか、
64P によるものかを確認することができます。
連絡遮断または過負荷等による自動遮断の場合、高速度遮断器の開極により電流が減少し始める前にマーカーは表示されません。
【54F のマーカーについて】
54F の開放信号は、高速度遮断器が開極した際にメークする信号です。そのため、高速度遮断器の開極により電流が減少し始め、その後遅れて 54F のマーカーが表示されます。補助リレーなどを介して入力されている場合、リレーの応答速度によりますが、この遅れが 50ms を超える場合もあります。このような変電所においては54F のマーカーを本装置の画面で確認することができません。
54F 開放信号が表示されなかった場合、故障情報を USB メモリに転送し、付属の再生ソフトにより PC 画面上に故障波形を表示させると 54F 開放信号を確認することができます。

- 30 -

（７）保全情報(ⅰ) メニュー画面
保全情報のメニュー画面です。【遮断回数】、【コンプレッサ動作回数】ボタンを押すと、各情報を表示します。

- 31 -

(ⅱ) 遮断回数
Ａ～Ｄランクに分類された高速度遮断器の遮断回数および損耗評価値（ΣI）を表示します。データは下方の【Clear】ボタンを押すと全データが０になります。遮断
回数はクリアされた時点からの累積回数となります。
データをクリアした場合【Clear】ボタンが【Restore】ボタンに変わり、【Restore】
を押すとデータが復元できます。
ただし、新たな遮断が発生した場合、または装置の電源を OFF にした場合データが自動更新されるため、以前のデータは復元できなくなります。このとき【Restore】
ボタンは消え【Clear】ボタンに戻ります。

データをクリア（一括）する

データがクリアされた状態

データを復元する- 32 -

(ⅲ) コンプレッサ動作回数表示
先月（先月１日～末日までの集計）コンプレッサの動作回数および動作時間の管理
値を表示します。毎月 1 日の午前 0:00 にデータが自動更新されます。

- 33 -

（８）装置状態(ⅰ) メニュー画面
装置状態のメニュー画面です。【装置内部情報】、【機器の接続状態（計測用）】
ボタンを押すと、各情報を表示します。
装置異常が発生している場合、項目が赤色表示され、接続異常が発生している場合
は黄色表示されます。

接続異常表示：黄色
装置異常表示：赤色

接続異常表示：黄色- 34 -

(ⅱ) 装置内部情報装置内部の通信状態および監視結果を表示します。正常な場合、緑色で表示し、異常箇所を赤表示します。赤表示の箇所がある場合、外部へ装置異常表示用出力（AL1,AL2）を出力します。画面右下の【履歴】ボタンで過去の履歴を表示します。
MDE-11 タイプでは故障点標定部分を実装していません。画面内の故障点標定部分
および故障点標定部分との通信は「未実装」と表示され、異常表示および履歴の表示をしません。

故障点標定部分は実装していない。

異常個所を表示- 35 -

履歴を表示

(ⅲ) 履歴（装置内部情報）
装置異常の履歴を表示します。異常の内容を示すエラー番号を表示し、発生日時、復帰日時を表示します。復帰日時が空白の箇所は現在異常の発生している箇所になります。履歴は過去 10 回分を最新の情報から順に表示します。10 回分を超えた場合、最新の情報から順に過去 10 回分のみ表示します。
（エラー番号は 10.1 項 P68 参照）
エラー番号を表示

前の画面へ戻る- 36 -

(ⅳ) 機器の接続状態（計測用）
計測関係の機器接続状態を表示します。正常な場合、緑色で表示し、異常箇所を黄色で表示します。
き電回線の計測は、電流値が-4600A 以下の状態が 1 分以上継続した場合に接続異常を表示します。母線電圧、総括電流の計測は 24 時間 0A の状態が継続すると「計測なし」と表示されますが、黄色表示にはなりません。
き電回線の回線名を設定しない場合、空き回線として空白で表示します。
画面右下の【履歴】ボタンで過去の履歴を表示します。

異常の場合、黄色表示
空き回線を空白表示- 37 -

履歴を表示

(ⅴ) 履歴（機器の接続状態）
接続異常の履歴を表示します。異常の箇所を示す異常表示し、発生日時、復帰日時を表示します。履歴は過去 10 回分を最新の情報から順に表示します。10 回分を超えた場合、最新の情報から順に過去 10 回分のみ表示します。
（異常表示は 10.3 項 P69 参照）
復帰日時が空白は異常継続を示す

異常表示- 38 -

（９）試験(ⅰ) メニュー画面
試験のメニュー画面です。【試験】、【データ設定】ボタンを押すと、各情報を表示します。

- 39 -

(ⅱ) データ設定
試験に使用するテストデータの確認および変更用の画面です。画面に表示されているデータがテストデータとして遠制装置へ送量されます。データ設定は故障波形と保全情報があり、画面右下の【保全情報】【故障波形】ボタンを押すと画面を切替表示します。出荷時に初期値（故障波形データ：パターン１、ΣI データ：00）が設定されています。
表示されているテストデータの項目を選択すると、試験に使用するデータの変更が可能です。
（データの変更手順は(ⅲ)P41 および(ⅳ) P42 参照）
項目を選択し、変更画面へ

項目を選択し、入力画面へ【保全情報】ボタン
で項目を切替【故障波形】ボタン
で項目を切替

項目の切替

項目の切替

- 40 -

(ⅲ) 故障波形データの変更手順
故障波形データの変更は下記の手順で行います。
①

テストパターンの項目を選択します。

②

テストパターンの選択画面が表示されます。

③

テストパターン１，２から送量するテストパターンを選択します。

④

テストパターンを選択後、【決定】ボタンを押します。テストパターンが変更され、表示画面に戻ります。【キャンセル】ボタンを押すと、テストパターンを変更せずに表示画面に戻ります。
● パターン１：0A～19900A（100A 間隔）の 200 データ● パターン２：-5000A～14900A（100A 間隔）の 200 データ● パターン３：-5000A～4990A（10A 間隔）の 200 データ（本装置では、100A 単位での送信となりますので、10A 間隔のパターン３
は使用しないでください。パターン３を選択し、試験を行った場合、遠制側では 10A 単位を切捨て処理した階段状の波形となります。装置の画面に表示されている直線状の波形にはなりません。）

項目を選択する

テストパターンを選択

項目を選択し、変更
画面へ移動｢決定｣変更して戻る｢ｷｬﾝｾﾙ｣変更せずに戻る

表示画面に戻る

パターン１

パターン２

- 41 -

パターン３

(ⅳ) 保全情報データの変更手順
保全情報データの変更は下記の手順で行います。
①

表内を選択すると入力画面へ移動します。

②

入力画面で設定を変更したい項目の数値を選択します。

③

10 キーにより数値を入力し、【ＥＮＴ】を押して値を設定します。

④

複数箇所の変更を行う場合、②、③の順で操作を繰返し、値を設定します。

⑤

設定が完了した場合、【決定】ボタンを押します。テストデータが変更され、表示画面に戻ります。【キャンセル】ボタンを押すと、テストデータを変更
せずに表示画面に戻ります。

（例）11H のΣI データを変更する場合
入力画面の 11H の下の値（画面上 11 が表示されている箇所）を選択し、【1】 【1】【1】の順で 10 キーを押します。画面に 111 と表示されたことを確認し、【ＥＮＴ】を押します。その後、【決定】ボタンを押すと 11HのΣI データが 111 に変わります。

テンキーによる入力

項目を選択し、入力
画面へ移動｢決定｣変更して戻る｢ｷｬﾝｾﾙ｣変更せずに戻る

項目を選択する

項目の選択- 42 -

表示画面に戻る(ⅴ) 試験項目
装置の試験項目を選択し、試験を開始する画面です。実施したい試験項目を選択し、対応するボタンを押してください。

● 故障波形データ送量試験
故障波形データのテストデータを遠制装置へ送量します。
● 保全情報（ΣＩ）送量試験
保全情報（ΣＩ）（損耗評価値）のテストデータをセットします。テスト
データセット中に遠制装置からの呼出があるとテストデータを遠制装置
へ送量します。

- 43 -

(ⅵ) 故障波形データ送量試験
試験は下記の手順で行います。
①【故障波形データ送量試験】ボタンを押します。

②

試験回線の選択画面が表示されます。

③

試験を行う回線を選択します。（選択すると枠が赤く表示されます）④【試験開始】ボタンを押し、試験を開始します。

⑤

試験が正常に終了した場合、正常終了の確認画面が表示され、試験前の画面に戻ります。異常が検出された場合、異常内容が表示されます。また、この場合装置状態の項目（5.4 項（8）(ⅲ) P36 参照）内の異常履歴に記録されます。

※ 試験で異常が検出された場合は接続ケーブルに問題が無いかを確認すると共に遠制装置側の状況を確認してください。（11.4 項 P79 参照）
試験を行う回線を選択する

ボタンを押す試験回線の選択画面へ

正常：正常終了画面を表示し、戻る

試験開始ボタンを押す
OKで試験前の画面へ戻る

異常：異常内容を表示
装置状態に履歴が残る

異常内容が表示される

装置状態の履歴画面- 44 -

(ⅶ)保全情報（ΣＩ）送量試験
保全情報（ΣI）の送量試験です。この試験は遠制装置からの呼出に応じてテスト
データを送量するものです。送量するデータは、データ設定の項目で設定されているものになります。試験中 MDE は１分間テストデータをセットした状態で待機します。
試験時は、試験開始から１分以内に遠制装置から呼出を行ってください。
試験は下記の手順で行います。
① 【保全情報（ΣＩ）送量試験】ボタンを押します。
②

試験開始の確認画面が表示されます。

③ 【試験開始】ボタンを押すと、テストデータがセットされます。
④

遠制装置から試験内容に対応する呼出を行います。

⑤

試験が正常に終了した場合、正常終了の確認画面が表示され、試験前の画面に戻ります。異常が検出された場合、異常内容が表示されます。また、異常が検出された場合、装置状態の項目（5.4 項(8)(ⅲ) P36 参照）内で異常履歴に記録されます。

⑥

1 分間遠制装置からの呼出がない場合、テストデータのセットが解除され、「試験データ呼出し無し」を表示します。（この後呼出があった場合、テス
トデータではなく実際のデータを送量します）※ 試験で異常が検出された場合は接続ケーブルに問題が無いかを確認すると共に遠制装置側の状況を確認してください。（11.4 項 P79 参照）※ 試験で「試験データ呼出し無し」が表示された場合は遠制装置からの呼出が行われたかを確認してください。呼出があった場合は故障波形データ送量試験（5.5 項(9) (ⅵ) P44 参照）を実施してください。

- 45 -

ボタンを押す

試験開始確認画面へ試験開始を押すと試験中画面へ

OKで戻る
試験前の画面へ戻る

正常：正常終了画面を表示し、戻る

1分間呼出がない場合

異常：異常内容を表示

OKで試験前の画面へ戻る

装置状態に履歴が残る

異常内容が表示される

装置状態の履歴画面- 46 -

（１０）データ転送(ⅰ) メニュー画面
データ転送のメニュー画面で、USB メモリへ装置に保存されているデータを転送する際に使用します。【負荷情報】、【故障情報】、【負荷グラフ】ボタンを押すと、各情報を表示します。【負荷情報】および【負荷グラフ】のデータ転送には負荷側のUSB スロットを使用します。【故障情報】のデータ転送には故障側の USB スロットを使用します。

負荷側のUSB
スロットを使用故障側のUSB
スロットを使用

負荷側のUSB
スロットを使用故障側のUSBスロット

負荷側のUSBスロット

負荷情報
負荷グラフ
の転送に使用故障情報の転送に使用装置の前面（計測部）- 47 -

(ⅱ) 負荷情報再生ソフトで作図・作表するための負荷情報のデータおよびコンプレッサ動作回数
を USB メモリへ転送するための画面です。

● USB の状態
負荷情報を転送するための USB メモリが転送可能な状態かを表示します。
USB メモリが負荷側に挿入されていない場合や USB メモリを認識できない
場合、「未接続」と表示されます。USB メモリに転送する準備が完了すると「転送可」と表示されます。
● 先月分 転送
先月（1 日～末日）の 1 ヶ月分のデータを転送します。
● 先月・先々月分 転送
先月(1 日～末日)および先々月（1 日～末日）の計 2 ヶ月分のデータを転送します。
● 当月分 転送
当月（1 日～昨日まで）記録されたデータを転送します。

- 48 -

(ⅲ) 故障情報
再生ソフトで作図・作表するための故障情報および遮断回数のデータを USB メモリへ転送するための画面です。

● USB の状態
故障情報を転送するための USB メモリが転送可能な状態かを表示します。
USB メモリが故障側に挿入されていない場合や USB メモリを認識できない
場合、「未接続」と表示されます。USB メモリに転送する準備が完了すると「転送可」と表示されます。
● １データ 転送
最新の１回分の故障情報を転送します。
● ２データ 転送
最新の２回分の故障情報を転送します。
● ５データ 転送
最新の５回分の故障情報を転送します。
● １０データ 転送
１０回分の故障情報を全て転送します。

- 49 -

(ⅳ) 負荷グラフ
再生ソフトで作図・作表するための負荷グラフのデータを USB メモリへ転送するための画面です。

● USB の状態
負荷グラフを転送するための USB メモリが転送可能な状態かを表示します。USB メモリが負荷側に挿入されていない場合や USB メモリを認識できない場合、「未接続」と表示されます。USB メモリに転送する準備が完了すると「転送可」と表示されます。
● １時間データ 転送
負荷グラフの 1 時間データを転送します。転送を開始する時点から過去 1
時間分のデータを転送します。
● 24 時間データ 転送
負荷グラフの 24 時間データを転送します。転送を開始する時点から過去
24 時間分のデータを転送します。

- 50 -

(ⅴ) USB メモリへのデータ転送手順
USB メモリへのデータ転送は下記の手順で行います（画面は故障波形データの転送時のものです）。
USB メモリは本装置で動作確認しているものを使用してください。そのため、付属品のご使用をお勧めします。
他の USB メモリをご使用の際は、予め動作を確認することをお勧めします。
参考としまして、USB メモリに記録されるデータの容量および転送に要する時間を記載します。
項目
負荷情報 1 ヶ月（31 日）
故障情報 10 データ
負荷グラフ 1 データ
①

データ容量
218kB
600kB
16kB

転送時間
40 秒
60 秒
25 秒

USB スロットに USB メモリを挿入します。USB メモリを挿入すると、USB メモ
リがアクセス中であることを示す青色点滅します。
（USB メモリの認識に数分かかる場合があります）（USB メモリの容量によって、USB メモリの認識にかかる時間が変化します）②

USB の状態が「転送可」になっていることを確認します。

③

転送する項目を選択し、対応するボタンを押します。

④

転送の確認画面が表示されるので、【YES】ボタンを押します。

⑤

USB メモリへの転送が開始し、転送中の画面が表示されます。

⑥

画面に USB メモリに作成されるファイル数が〔作成中のファイル/総ファイル
数〕の形で表示されます。また、作成中のファイルの進行状況を％表示します。
１００％に達すると次のファイル作成へと移ります。

⑦

全てのデータの転送を終えると確認画面が表示され、表示画面へ戻ります。

⑧

転送が終了すると、USB の状態が「未接続」になります。USB メモリの準備が完了すると「転送可」になります。

⑨

USB の状態が「転送可」になったことを確認後、USB メモリを取外します。
※ 注

データの転送中は USB メモリを取外さないで下さい。データが破損する可能性があります。

USBメモリのアクセス確認
青色点滅する。

ＭＤＥ用- 51 -

USBの状態を確認する

データ転送中画面へ移動

書込み終了で表示
画面へ戻る
転送する項目を選び、ボタンを押す

転送状況を％表示
ファイル数を表示- 52 -

5.5

USB メモリのデータ（１）USB メモリのデータ構造
USB メモリを装置に挿入すると、フォルダ（DC-MDE）が作成されます。複数の装置のデータを１つの USB メモリに転送する場合、このフォルダの下にデータが作成されます。
データ転送を実施すると、変電所名フォルダ（変電所基本情報の「フォルダ名」に設定した名称で作成される）が作成され、その下に LOADDATA（負荷情報）、FLTDATA（故障情報）、GRAPH（負荷グラフ）のデータ名フォルダが作成されます。
各データ名フォルダの下には転送年月日および同日に転送された場合の No.で構成される転送日フォルダが作成されます。また、LOADDATA は月単位で集計されるため集計月
フォルダが作成されます（FLTDATA,GRAPH には集計月フォルダはありません）。
各データはこれらのフォルダの下に CSV 形式で作成されます。
※注

再生ソフトで作図・作表する際、これらの構造を基にフォルダ探索、ファイル探索を行いますので、フォルダ名、ファイル名の変更、削除、移動などの操作を行わないで下さい。

DC-MDE用フォルダ

変電所名フォルダ

データ名フォルダ

DC-MDE

Test001

LOADDATA

3ヶ月：651kB

FLTDATA

10件：600kB

GRAPH

1Hを10個：130kB
24Hを10個：160kB

1変電所：1.5MB

Test002

LOADDATAFLTDATAGRAPH

Test010LOADDATAFLTDATA
GRAPH- 53 -

データ名フォルダ

転送日フォルダ

集計月フォルダ

LOADDATA

13011501

LOAD1301

3ヶ月：
651kB

ファイル

CLOSECHK 0kB

218kB

LOAD0101

7kB

LOAD0131

7kB

LOADLIST

1kB

LOAD1211
上記と同様の構造

12100701
上記と同様の構造

FLTDATA

13011501

CLOSECHK10件：600kB

FLTDATA0FLTDATA9FLTLIST

12100701
上記と同様
の構造

GRAPH

13011501

1H011513kB

CLOSECHK
13011502

24H011516kB

CLOSECHK
12100701
上記と同様の構造

はフォルダ、

はファイルを表します。

（２）フォルダ名、ファイル名の説明(ⅰ) 転送日フォルダ
転送日フォルダのフォルダ名は下記のような構成になります。下記の例では 2013年 1 月 15 日の 1 回目の転送となります。No.は LOADDATA、FLTDATA、GRAPH で個別に付加されるもので、同日に LOADDATA と FLTDATA を転送しても共に No.1 からになりま
す。
13

01

15

01

年

月

日

No.

- 54 -

(ⅱ) 集計月フォルダ
集計月フォルダのフォルダ名は下記のような構成になります。下記の例では 2013年 1 月の負荷情報となります。
LOAD

13

01

共通

年

月

(ⅲ) LOADDATA のファイル名
LOADDATA のファイル名は下記のような構成になります。下記の例では 1 月 1 日の負荷情報となります。
LOAD

01

01

共通

月

日

また、ファイル名が LOADLIST のファイルが作成されます。このファイルは再生ソ
フトで再生する際に必要な変電所基本情報や、フォルダ内のファイル数などのデータになります。
また、ファイル名が CLOSECHK のファイルが作成されます。このファイルは USB メ
モリのデータ欠損に対する予防保全として、ファイルクローズ操作の確認用のために作成するファイルになります。
(ⅳ) FLTDATA のファイル名
FLTDATA のファイル名は下記のような構成になります。No.は 0～9 の 10 パターンで、10 回分の故障波形データを示します。下記の例では 1 回目の故障情報となります。
FLTDATA

0

共通

No.

また、ファイル名が FLTLIST のファイルが作成されます。このファイルは再生ソフ
トで再生する際に必要な変電所基本情報や、フォルダ内のファイル数および遮断電流値や推定短絡電流などの故障情報のデータになります。
また、ファイル名が CLOSECHK のファイルが作成されます。このファイルは USB メ
モリのデータ欠損に対する予防保全として、ファイルクローズ操作の確認用のために作成するファイルになります。
(ⅴ) GRAPH のファイル名
GRAPH のファイル名は下記のような構成になります。種別は１H が 1 時間、24H が
24 時間のデータを示します。下記の例では 1 月 15 日の 1 時間データを示します。
1H

01

15

種別

月

日

また、ファイル名が CLOSECHK のファイルが作成されます。このファイルは USB メモ
リのデータ欠損に対する予防保全として、ファイルクローズ操作の確認用のために作成するファイルになります。
- 55 -

5.6

デジタル入力信号（100V 入力信号）（１）起動信号装置が故障情報を取込むための起動条件に関する端子（５４Ｆ、５０Ｆ、６４Ｐ）への入力は 100V/110V で入力します。信号はＣＯＭ端子をＮ側として、入力します。100Vでの入力時には 10mA 以下の電流が流れます。

入力〔P(100/110V)〕

64P

54F1

54F5

50F1

50F5

N

COM

10mA以下10mA以下10mA以下10mA以下10mA以下

入力回路

入力回路

入力回路

入力回路

入力回路

（２）コンプレッサ動作信号
装置がコンプレッサの動作状態の情報を取込むための端子（ＣＰ１、ＣＰ２）への入力は 100V/110V で入力します。信号はＣＰ１端子に信号を、ＣＰ２端子をＮ側として入力します。100V での入力時には 10mA 以下の電流が流れます。
入力〔P(100/110V)〕

2CP1

2CP2

1CP1

1CP2

10mA以下10mA以下入力回路

入力回路- 56 -

N5.7

アナログ入力信号
装置のき電回線電流入力端子（1F+,1F- ～ 5F+,5F-）への入力は HCT から-5kA～0～20kA/0～2V～10V で入力します。接続異常により 0V となった場合、装置では-5kAとなり、1 分間-4kA 以下の状態が継続すると接続異常を表示します。
装置の母線電圧入力端子（E+,E-）への入力は、DCVT または、DCPT から 1.5kV/5V で入力します。
装置の総括電流入力端子（I+I-）への入力は、HCT または、DCCT から 10kA/10V で入力します。
これらのアナログ入力信号は入力抵抗 100kΩの入力回路に入力され、その後絶縁アンプにて各回線が絶縁処理されています。
HCT

HCT

DCVTまたは、DCPT

HCTまたは、DCCT-5kA～0～20kA/
0V～2V～10V-5kA～0～20kA/
0V～2V～10V

1.5kV/5V

10kV/10V

E+

I+

1F+

5.8

1F-

5F+

5F-

E-

I-

入力回路
100kΩ

入力回路
100kΩ

入力回路
100kΩ

入力回路
100kΩ

絶縁 AMP

絶縁 AMP

絶縁 AMP

絶縁 AMP

異常表示出力（１）装置異常表示用出力（ＡＬ１，ＡＬ２端子）
計測部および通信部に異常が発生した場合に表示用出力を接点（異常時メーク）にて出力します。接点容量は DC100V,100mA(抵抗負荷)です。以下の異常を検出し、表示出力します。
① 装置の内部電源断（電源部のスイッチ｢切｣、計測部のスイッチ｢切｣を含む）② 計測部のプログラムＲＵＮ異常③ タッチパネルとの通信異常④ 通信部との通信異常（通信部の電源スイッチ｢切｣を含む）（２）電源異常表示用出力（ＡＬ３，ＡＬ４端子）
電源部に異常が発生した場合に表示用出力を接点（異常時メーク）にて出力します。
接点容量は DC100V,100mA(抵抗負荷)です。電源部は内部で２重化されており、その片方
または両方に出力異常が発生した場合に表示出力します。電源部のスイッチ｢切｣の場合も表示出力します。
２重化されている電源の片方に異常が発生した場合、電源異常表示用出力は出力されますが、計測部および通信部には電源供給されていますので、装置異常表示用出力は出力されず、装置は計測機能を維持しています。

- 57 -

5.9

保存データの取扱い
画面表示用のデータ、再生ソフトでの作図・作表するためのデータは装置の内蔵メモリに保存されています。内蔵メモリのバックアップ用の電源は５日間のデータ保存が可能です。
装置の電源を長期間「切」の状態にする場合、データ消失の恐れがありますので USB メ
モリへの転送を実施してください。

- 58 -

6.

機能説明
6.1

負荷情報

（１） 現在値データ
き電回線電流、母線電圧、総括電流の 1 秒間の平均値を算出し、1 秒間隔で更新します。
【使用箇所】① 現在値データの表示② 各種帳票の作成③ 負荷グラフの作成（２） 20 分 RMS
き電回線電流の 20 分間の RMS で、現在値データを基に過去 20 分間のデータから算出されます。例えば、13 分～32 分までの計算結果が 32 分のデータとなります。
【使用箇所】① 帳票（6 時間）の表示② 帳票（6 日間）の表示③ 再生ソフトでの再生用データ（USB メモリに転送）（３） 1 時間 RMS
総括電流の 1 時間の RMS で、現在値データを基に過去 1 時間のデータから算出されます。例えば、10 時 13 分～11 時 12 分までの計算結果が 11 時 12 分のデータとなります。
【使用箇所】① 帳票（6 時間）の表示② 帳票（6 日間）の表示③ 再生ソフトでの再生用データ（USB メモリに転送）（４） 1 時間単位の帳票
き電回線電流、母線電圧、総括電流および、き電電力量、変電所電力量の 1 時間の帳票です。
き電回線電流、母線電圧、総括電流は現在値データを基に 1 分間の最大値、最小値、平均値が算出され、そのデータを基に 1 時間の最大値、最小値、平均値が算出され、その結果を 1 時間の帳票に使用します。
き電電力量はき電回線電流と母線電圧との積算、変電所電力量は総括電流と母線電圧との積算を現在値データを基に算出し、1 時間分の合計を帳票に使用します。
【使用箇所】① 定刻 1 時間の変電所電力量（現在値データの表示画面）② 帳票（6 時間）の表示③ 再生ソフトでの再生用データ（USB メモリに転送）④ 1 日単位の帳票作成- 59 -

（５） 1 日単位の帳票作成
き電回線電流、母線電圧、総括電流および、き電電力量、変電所電力量の 1 日間の帳票です。
き電回線電流、母線電圧、総括電流は 1 時間単位の帳票を基に、1 日間の最大値、最小値、平均値が算出され、その結果を 1 日間の帳票に使用します。
き電電力量はき電回線電流と母線電圧との積算、変電所電力量は総括電流と母線電圧との積算を 1 時間単位の帳票を基に算出し、1 日分の合計を帳票に使用します。
【使用箇所】① 帳票（6 日間）の表示
6.2

負荷グラフ

（１）1 時間データ
き電回線電流、母線電圧、総括電流の 1 時間分の波形データです。現在値データを基に 30 秒間の最大値、最小値、平均値を算出し、1 時間分のデータをグラフ作成用に記録します。負荷グラフの表示では、表示を選択した時点から過去１時間のデータをグラフ表示し、再生ソフトでの再生用データは USB メモリへのデータ転送を開始した時点から過去１時間のデータを USB メモリに保存します。
（２）24 時間データ
き電回線電流、母線電圧、総括電流の 24 時間分の波形データです。現在値データを基に 10 分間の最大値、最小値を算出し、24 時間分のデータをグラフ作成用に記録します。負荷グラフの表示では、表示を選択した時点から過去 24 時間のデータをグラフ表示し、再生ソフトでの再生用データは USB メモリへデータ転送を開始した時点から
過去 24 時間のデータを USB メモリに保存します。
6.3

保全情報

（１）遮断回数
起動信号が入力された際、54F の動作信号から過去 1 秒間き電回線電流の値を探査し、その最大値を遮断電流値とします。遮断電流値からＡ～Ｄランクに分類し、対応するランクの遮断回数を 1 カウント加算しますので、遮断回数のデータは累積値となります。
また、Ａ～Ｄのランクの評価値と遮断回数の積算により、回線毎の遮断器の損耗評価値を算出します。
遮断回数と損耗評価値のデータは、遮断回数の表示および再生ソフトでの再生用データに使用します。
Ａランク

１５ｋＡ以上

評価値

９

Ｂランク

１０ｋＡ以上～１５ｋＡ未満

評価値

３

Ｃランク

５ｋＡ以上～１０ｋＡ未満

評価値

１

Ｄランク

５ｋＡ未満

評価値

０

損耗評価値(ΣＩ)＝ 遮断回数（A ランク）X9＋遮断回数（B ランク）X3＋
遮断回数（C ランク）X1- 60 -

（２）コンプレッサ動作回数
コンプレッサ動作信号の入力回数と入力時間を記録し、1 ヶ月間のコンプレッサの動作状態を、動作回数合計（回）、動作時間（分）、動作時間/動作回数（分/回）の表示および再生ソフトでの再生用データに使用します。

- 61 -

6.4

故障情報
起動信号が入力されたことを条件に、き電回線に故障が発生した際に、各種情報を算出・記録します。

（１）起動信号
起動信号は、装置がき電回線の故障が発生したことを判断するための条件になります。そのため、５４Ｆの開放が必要条件となります。
① ５４Ｆの動作（開放）信号および遮断電流300A以上
５４Ｆの動作信号から200ms前までに300A以上の電流値が検出された場合、故障情報を取込みます。
② ５４Ｆの動作（開放）信号および５０Ｆ動作信号
５４Ｆの動作信号が入力された際、５０Ｆ動作信号が検出された場合、故障情報を取込みます。
③ ５４Ｆの動作（開放）信号および６４Ｐ動作信号
５４Ｆの動作信号が入力された際、６４Ｐ動作信号が検出された場合、故障情報を取込みます。本装置では、６４Ｐ動作の場合であってもき電回線故障として扱っています。
（２）故障電流波形
起動信号が入力されると、装置は故障電流波形の記録を行います。記録内容は用途により異なり、再生ソフトでの再生用データには起動信号の入力前１．０秒から１．
５秒間の故障波形データを記録し、故障電流波形の表示、遠制装置へのデータ伝送には起動信号の入力から１秒間前にさかのぼって、最大値を中心に前１５０ｍｓ、後５０ｍｓ間のデータを記録します。
(表示用、伝送用データ)
200ms
50ms
故障電流波形

0A
1.0s

0.5s
1.5s
(再生ソフト用データ)
54F動作信号（３）遮断電流値
起動信号が入力されると、起動信号の入力から１秒間前にさかのぼって、最大値を探索します。その最大値を遮断電流値として記録します。

- 62 -

（４）推定短絡電流
推定短絡電流は、き電回線において短絡故障が発生した際に、遮断器が開放しなかった場合流れたと予想される電流の最大値です。本装置で表示する値は、遮断器が開極する前の波形から推定演算を行った計算結果です。推定演算は下記のように行っています。
① 短絡故障モデル
推定演算に使用する短絡故障モデルを図６－１に示します。
変電所

L(H/km)R(Ω/km)

故障点

電源

図６－１ 短絡故障モデル② 故障電流波形
短絡故障が発生した時点を t=0 とし、t(s)経過したときの故障電流 I(t)は下記の式で計算でき、この時の Im が本装置で表示する推定短絡電流となります。
I(t)＝時定数(τ)

Im{1-exp(-t/τ)}

＝

L
R

(ms)

・・・式 6-1
L:線路インダクタンス特性( mH/km )R:線路抵抗特性( Ω/km )③ 推定演算推定演算には、t=0 から規定時間経過した区間（t1～t2）の電流平均値を使用します。装置には Im=1000A の時の電流平均値を記録させていますので、装置に入力された故障電流波形の電流平均値との比から推定短絡電流を算出することが
できます。
(例)
故障波形の（t1～t2）の電流平均値：3000A
時定数τの（t1～t2）の電流平均値： 200A
故障波形の（t1～t2）の電流平均値が 15 倍のため、推定短絡電流 Im=15000A
時定数(τ)の波形
電流

電流
故障電流波形

故障電流波形
推定短絡電流(Im)t1～t2の電流平均値から
推定短絡電流を算出

0
t1

t2

時間(t)

0
t1

t2

時間(t)

推定演算には時定数τを使用しますので、予め装置に設定しておく必要があります。
なお、変電所の内部抵抗や故障点での短絡抵抗の影響により故障波形の時定数が装置に設定した値から外れると誤差が生じますので、推定短絡電流は参考値となります。
- 63 -

【推定短絡電流の補足】
推定演算に使用する短絡故障モデルでは、変電所の整流装置の特性により発生する変電所の内部抵抗,直列リアクトルにより発生する変電所の内部インダクタンスなど、変電所設備に依存するパラメータや、故障点での短絡抵抗など故障状況に起因するパラメー
タを考慮していません。これらのパラメータをある程度考慮した短絡故障モデルを図６－２に示します。
変電所

線路ｲﾝﾀﾞｸﾀﾝｽ L1

線路抵抗 R1

故障点

内部抵抗R0電源

短絡抵抗R2
内部
ｲﾝﾀﾞｸﾀﾝｽL0

図６－２ 短絡故障モデル
図６－１の短絡故障モデルでは、時定数τを線路インダクタンス特性(L)と線路抵抗特性(R)で表すことができましたが、図６－２のモデルでは、下記のような式で表すことになります。
時定数(τ)＝

L0 + L1
R0 + R1 + R2

(ms)

L1 ： L X D
R1 ： L X D

D：故障点までの距離

変電所の内部抵抗、内部インダクタンスは変電所設備に依存するパラメータで、定数として扱えますが、時定数τは故障点までの距離 D と短絡抵抗 R2 の値により変化することになります。
例として下記のような変電所において短絡故障が発生した場合について推定短絡電流について説明します。
内部インダクタンス L0
線路インダクタンス特性 L
短絡抵抗 R2

：
：
：

0.2mH
1.0mH/km
0.01Ω

内部抵抗 R0
線路抵抗特性 R： 0.035Ω
： 0.03Ω/km

故障点が変電所近端(D=0km)の場合においては、L1,R1 が 0 となるため、時定数τは内部インダクタンス、内部抵抗、短絡抵抗により計算でき、
時定数τ=0.2mH/(0.035Ω+0.01Ω)=4.4msとなります。また、故障点が変電所遠方(D=5km)の場合においては、L1=5mH, R1=0.15Ωとなり、
時定数τ=(0.2mH+5.0mH)/ (0.035Ω+0.15Ω+0.01Ω)=26.7msとなります。故障点が変電所から離れると線路インダクタンス、線路抵抗の値が大きくなり、時定数τは線路の特性（ L/R=33.3ms ）に近い値となります。
このように算出された時定数τを基に、推定短絡電流を計算した結果を図６－３に示します。図は、変電所の電圧が 1500V の時に短絡故障が発生したものとして、装置の設定をτ=16ms,22ms,33ms とした場合の推定短絡電流の計算結果です。τ=16m,22ms は故障点までの距離がそれぞれ 1.0km,2.5km のもので、τ=33ms は L/R による計算結果になります。
（時定数の設定範囲：1ms～99ms、1ms 間隔のため、小数点以下を四捨五入しています）- 64 -

100000A
推定短絡電流 Im

τ=33msでの計算結果
τ=22msでの計算結果
τ=16msでの計算結果

80000A
60000A
40000A
20000A
0A
0.0km

1.0km

2.0km

3.0km

4.0km

5.0km

故障点までの距離 D
図６－３ 故障点までの距離と推定短絡電流の関係

図６－３に示すように、装置に設定した時定数により、推定短絡電流の計算結果が変わります。そのため、推定短絡電流の機能をご使用の際は、変電所設備に依存するパラ
メータや故障点での短絡抵抗などの故障状況に起因するパラメータを考慮した設定を行うことをお勧めします。

- 65 -

7.

8.

9.

接

続

7.1

全体ブロック図

付図１

7.2

総合接続図

付図２

構

造

8.1

情報計測装置

外形寸法図

付図３

取付けおよび配線
9.1

取付け(1) 装置は振動が少なく、操作性の良いところに取付けて下さい。
(2) 装置を配電盤等に取付ける場合、M8 のネジおよびナット（フラットワッシャー、スプ
リングワッシャー付）で確実に固定してください。
ケース

配電盤等
フラットワッシャー

M8ネジ

装置前面

ナット
スプリングワッシャー- 66 -

9.2

配線(1) 配線は付図２の総合接続図の通りに行って下さい。
(2) 制御電源用の端子 P,N 間および、P,ZG 間、N,ZG 間にはサージ吸収用のサージアブソー
バを取付ています。絶縁抵抗測定および耐電圧試験を行う場合は、ZG,G 間の接続を外し、G 端子を接地側(ZG 端子には試験電圧が印加されない状態)として試験を行ってください。また、試験終了後は ZG,G 間を接続してください。

P

ZNR1

N

ZNR3

ノイズフィルタ

ZNR2

GZG
絶縁抵抗測定および耐圧試験時はG,ZG端子間の接続を外す
G
ｱｰｽｽﾀｯﾄﾞ

ZNR1：サージアブソーバ(470V)
ZNR2：サージアブソーバ(1000V)
ZNR3：サージアブソーバ(1000V)(3) 装置の CN1-CN2 間の接続および CN3-CN4 間の接続は、付属の装置内部電源用ケーブルを使用してください。付属の装置内部電源用ケーブルには接続先(CN1,CN2,CN3,CN4)を示すシールを貼付けていますので、対応するコネクタに接続してください。
(4) 装置の CN5-CN6 間の接続には、付属の装置内通信ケーブルを使用してください。付属の装置内通信ケーブルには接続先(CN5,CN6)を示すシールを貼付けていますので、対応するコネクタに接続してください。コネクタ部分には固定用のネジがありますので、そのネジを締めて固定してください。接地線はアーススタッド（SG）に接続してください。
(5) ネジのゆるみは発熱、焼損、断線の原因となります。配線の端子部分は確実に締めてください。

- 67 -

10. エラー番号および異常表示一覧
10.1 装置内部の異常装置内部の異常は、装置のタッチパネルで装置異常が表示され、装置用異常表示出力（AL1,AL2）を出力します。
(負荷計測部または、タッチパネルに異常がある場合、タッチパネルで装置異常が表示できないことがあります)
エラー番号

内

容

E:001

負荷計測部分と通信部間の通信異常

E:002

故障計測部分と通信部間の通信異常

E:003

負荷計測部分と故障計測部分間の通信異常

E:004

負荷計測部分とタッチパネル間の通信異常

E:005

故障計測部分と故障点標定部分間の通信異常

E:006

負荷計測部分の A/D コンバータ異常 または、アナログ回路用電源異常E:007

負荷計測部分の A/D コンバータ異常 または、アナログ回路用電源異常

E:008

負荷計測部分の SRAM 異常

E:009

負荷計測部分の EEPROM 異常

E:010

故障計測部分の A/D コンバータ異常 または、アナログ回路用電源異常

E:011

故障計測部分の A/D コンバータ異常 または、アナログ回路用電源異常

E:012

故障計測部分の SRAM 異常

E:013

故障計測部分の SRAM 異常

E:014

故障計測部分の EEPROM 異常

E:015

故障点標定部分の A/D コンバータ異常 または、アナログ回路用電源異常

E:016

故障点標定部分の A/D コンバータ異常 または、アナログ回路用電源異常

E:017

故障点標定部分の SRAM 異常

E:018

故障計測部分のハードリセット- 68 -

10.2 遠制装置へのデータ送量関係の異常
遠制装置へのデータ送量関係の異常は、装置のタッチパネルで接続異常が表示されます。
(装置用異常表示出力（AL1,AL2）は出力しません。)
エラー番号

内

容

E:101

点検パケット異常 （遠制装置からの点検パケットが確認できない）

E:102

応答パケット異常 （遠制装置からの応答パケットが確認できない）

E:103

S.RDY 異常（遠制装置からの S.RDY 信号が確認できない）

E:104

ACK 異常（遠制装置から ACK 信号が返信されない）

E:105

D.REQ1 異常 （遠制装置から DTCT.1 信号に対するリクエスト信号が返信されない）

E:106

D.REQ2 異常 （遠制装置から DTCT.2 信号に対するリクエスト信号が返信されない）

E:107

D.REQ3 異常 （遠制装置から DTCT.3 信号に対するリクエスト信号が返信されない）

E:108

D.REQ4 異常 （遠制装置から DTCT.4 信号に対するリクエスト信号が返信されない）

E:109

D.REQ5 異常 （遠制装置から DTCT.5 信号に対するリクエスト信号が返信されない）

E:110

D.REQ6 異常 （遠制装置から DTCT.6 信号に対するリクエスト信号が返信されない）

E:111

D.REQ7 異常 （遠制装置から DTCT.7 信号に対するリクエスト信号が返信されない）

10.3 計測器の接続異常
計測器の接続異常は、装置のタッチパネルで接続異常が表示されます。
(装置用異常表示出力（AL1,AL2）は出力しません。)
異常表示

内

ＨＣＴ１異常１回線目のＨＣＴの接続異常

ＨＣＴ２異常２回線目のＨＣＴの接続異常

ＨＣＴ３異常３回線目のＨＣＴの接続異常

ＨＣＴ４異常４回線目のＨＣＴの接続異常

ＨＣＴ５異常５回線目のＨＣＴの接続異常- 69 -

容11. 異常表示出力が出力された際の保全マニュアル
11.1 異常表示システム

遠制での確認、変電所システムでの確認
異常表示出力装置前面パネルでの確認 タッチパネルでの確認
電源部用表示灯（通電）

電源異常表示用出力

電源部の異常確認
電源部用表示灯（異常）
電源スイッチ（照光スイッチ）

装置異常表示用出力

装置用表示灯
（ＲＵＮ）
装置用表示灯（異常）

計測部、通信部の異常確認

通信部用表示灯（ＲＵＮ）

タッチパネル用表示灯

タッチパネルの確認

エラー番号

タッチパネルの確認

エラー番号、異常表示

接続異常の確認11.2 異常表示出力
本装置には、異常表示出力を２種備えています。１つは装置異常表示用出力（ＡＬ１,ＡＬ２端子）で、出力された場合装置の機能の一部または全てが停止状態であることを示します。もう１つは電源異常表示用出力（ＡＬ３,ＡＬ４端子）で、出力された場合２重化された電源の片方または両方が停止状態であることを示します。
これらの異常表示出力が確認された場合の装置の状態を下記に示します。

出力の有無
装置の状態
電源異常表示用出力(AL3,AL4)

装置異常表示用出力(AL1,AL2)

無

無

正常動作

有

無

電源部
：片方の電源異常装置の機能：正常動作

無有装置の機能停止（一部または全て）

有

有装置の機能停止（全て機能停止の可能性大）- 70 -

11.3 装置前面パネルでの確認
異常表示出力が出力された場合に、現地にて装置の前面パネルに配置された表示灯やタッチパネルの操作により異常箇所の詳細が確認できます。
（１）電源部の状態確認
電源異常表示用出力が出力された場合下記のように前面パネルの確認と処置を行ってください。
[6][6]

電源部用表示灯(通電表示灯)[7]： 装置へ内部電源(24V)を供給している場合緑点灯し
ます。

[7]

電源部用表示灯(異常表示灯)： 電源部に異常がある場合赤点灯します。

電源部用表示灯の点灯状態
No.

電源部の状態
通電表示灯

異常表示灯

1

緑点灯

消灯

正常

2

緑点灯

赤点灯

片側の電源異常3

消灯

消灯

両側の電源異常緑点灯

消灯

No.1 (正常)

緑点灯

赤点灯

No.2 (片側電源異常)- 71 -

処置方法(1) 電源部の電源スイッチの｢切｣｢入｣操作を行ってください。
(2) 表示灯の点灯状態が正常の状態に復帰しない場合は電源部の交換が必要です。弊社までご連絡下さい。

消灯

消灯

No.3 (両側電源異常)

（２）計測部・通信部の状態確認
装置異常表示用出力が出力された場合(ⅰ)～（ⅵ）のように前面パネルの確認と処置を行ってください。

[17]
[15]

[18]

[12]

[11]

[8]

[10]

[9]

[19]
[32][33][34][8]電源スイッチ： 計測部に電源が供給されていると緑点灯します。

[9]

装置用表示灯（RUN 表示灯）

： 計測部、通信部が正常に動作していると緑点灯しま
す。

[10]

装置用表示灯（異常表示灯）： 計測部、通信部に異常があると赤点灯します。

[11]

タッチパネル： 装置状態の画面でエラー番号を確認します。

[12]

タッチパネル用表示灯： タッチパネルに電源が供給されていると緑点灯しま
す。

[15]

通信部用表示灯(通信 RUN 表示灯)

： 通信部が正常に動作していると緑点灯します。

[32]

通信部との通信状態表示: 通信部との通信状態を表示します。通信が確認できた
場合、青、白が交互に点灯します。

[33]

故障計測部分との通信状態表示： 故障計測部分との通信状態を表示します。通信が確認できた場合、青、白が交互に点灯します。

[34]

負荷計測部分との通信状態表示

負荷計測部分との通信状態を表示します。通信が確認できた場合、青、白が交互に点灯します。

- 72 -

（ⅰ）計測部の電源スイッチの点灯状態

No.

計測部の電源スイッチ[8]

1

緑点灯

2

計測部・通信部の状態

処置方法

正常

消灯

(1) 電源部の状態確認(11.3 項(1) P71 参照)を行い、異常がある場合その処置を行ってください。
(2) 電源部が正常な場合、計測部の電源スイッ
チ[8]が入っているか確認してください。
(3) 装置背面の CN1 と CN2 間の接続ケーブルの接続状態を確認してください。
(4) 上記確認で異常が復帰しない場合、装置背面の CN1 と CN2 間の接続ケーブルの断線や計測部の故障が考えられますので、弊社までご連絡ください。

電源供給されていない

緑点灯

消灯

消灯

消灯

緑点灯

[8]

緑点灯

消灯

No.2(電源が供給されていない)

No.1 (正常)
CN1

消灯

CN2

装置背面の CN1,CN2- 73 -

（ⅱ）装置用表示灯の点灯状態
装置用表示灯の点灯状態
No.
1

2

3

計測部・通信部の状態
RUN 表示灯[9]異常表示灯[10]

緑点灯

消灯

消灯

消灯

緑点灯
消灯

緑点灯

No.1 (正常)

処置方法

正常

赤点灯

計測部または、通信部の異常計測部または通信部に異常があります。下記の確認を行い、異常箇所を特定し、対応した処置を行ってください。
(1) 通 信 部 表 示 灯 ( 通 信 RUN)[15] の 点 灯 状 態(11.3 項 (2) (ⅲ) P75 参照)を確認し、その処置を行ってください。
(2) タッチパネルの状態(11.3 項 (2) (ⅳ) P76
参照)を確認しその処置を行ってください。
(3) エラー番号の確認(11.3 項 (2) (ⅴ) P77 参照)を行いその処置を行ってください。

消灯

計測部内の負荷計測部分の電源(5V)異常(1) 計測部の電源スイッチ[8]の｢切｣｢入｣操作を行ってください。
(2) 復帰しない場合は負荷計測部分の基板交換が必要です。弊社までご連絡ください。

[9]
[10]
[8]

消灯

消灯

赤点灯

消灯

緑点灯

No.2 (計測部または通信部の異常)- 74 -

緑点灯

No.3(負荷計測部分の電源異常)

（ⅲ）通信部用表示灯（通信 RUN）[15]の点灯状態

No.

通信部用表示灯(通信 RUN)[15]
の点灯状態

1

緑点灯

2

[15]

通信部の状態

処置方法

正常

消灯

(1) 計測部の電源スイッチ[8]の｢切｣｢入｣操作を行ってください。
(2) 復帰しない場合は装置の背面にある通信部の電源スイッチ｢切｣｢入｣操作を行ってください。
(3) 復帰しない場合は装置背面の CN3 と CN4 間の接続ケーブルの接続状態を確認してくだ
さい。
(4) 上記確認で異常が復帰しない場合、装置背面の CN3 と CN4 間の接続ケーブルの断線や通信部の故障が考えられますので、弊社までご連絡ください。

通信部の電源異常

緑点灯

消灯

緑点灯

消灯

消灯

赤点灯

緑点灯

緑点灯

[8]

緑点灯

No.1 (正常)緑点灯

No.2 (通信部の電源異常)

CN3

通信部の
電源スイッチ

CN4

装置背面の CN3,CN4 および通信部の電源スイッチ- 75 -

（ⅳ）タッチパネルの状態

No.

タッチパネル
表示灯[12]の点灯状況

タッチパネル
の操作状況

1

緑点灯

操作可能

正常
(1) 計測部の電源スイッチ[8]の｢切｣｢入｣操作を行ってください。
(2) 復 帰 し な い 場 合 は 計 測 部 の 交 換 が 必 要 です。弊社までご連絡ください。
(1) 計測部の電源スイッチ[8]の｢切｣｢入｣操作を行ってください。
(2) 復 帰 し な い 場 合 は 計 測 部 の 交 換 が 必 要 です。弊社までご連絡ください。

計測部・通信部の状態

2

緑点灯

操作不能

タッチパネルの異常
負荷計測部分の異常

3

消灯

操作不能

タッチパネルの異常

処置方法

タッチパネルが点灯しない
ボタンをタッチしても画面が移動しない

緑点灯
消灯
緑点灯
緑点灯

[9]
[10]
[8]

タッチパネルが点灯しない

消灯

消灯

赤点灯

赤点灯

緑点灯

消灯
緑点灯

緑点灯

[12]

No.1 (正常)No.2 (タッチパネルの異常)(負荷計測部の異常)- 76 -

No.3 (タッチパネルの異常)

（ⅴ）エラー番号の確認
装置異常表示灯（異常表示灯）が赤点灯しているが、その他に前面パネルの状況に異常がない場合、タッチパネルを操作してエラー番号を確認してください。
（5.4 項(8)(ⅲ) P36 参照）
電源の｢切｣｢入｣操作を行い復帰しない場合、下記のような処置が必要となります。
弊社までご連絡下さい。

エラー番号

処置内容

E:001

負荷計測部分の基板交換または通信部の交換。

E:002

故障計測部分の基板交換または通信部の交換。

E:003

負荷計測部分の基板交換または故障計測部分の基板交換。

E:004

負荷計測部分の基板交換またはタッチパネルの交換。

E:005

故障計測部分の基板交換または故障点標定部分の基板交換。

E:006

負荷計測部分の基板交換またはアイソレーション回路の基板交換。

E:007

負荷計測部分の基板交換またはアイソレーション回路の基板交換。

E:008

負荷計測部分の基板交換。

E:009

負荷計測部分の基板交換。

E:010

故障計測部分の基板交換またはアイソレーション回路の基板交換。

E:011

故障計測部分の基板交換またはアイソレーション回路の基板交換。

E:012

故障計測部分の基板交換。

E:013

故障計測部分の基板交換。

E:014

故障計測部分の基板交換。

E:015

故障点標定部分の基板交換またはアイソレーション回路の基板交換。

E:016

故障点標定部分の基板交換またはアイソレーション回路の基板交換。

E:017

故障点標定部分の基板交換。

E:018

故障計測部分の基板交換。

異常個所を表示

履歴へ移動

装置状態(装置内部情報)

エラー番号

装置状態(装置内部情報)の履歴- 77 -

（ⅵ）通信状態の表示（参考）タッチパネルの画面左下に装置内部の通信状態を簡易的に表示しています。

No.

通信部
との通信表示[32]

故障計測部分
との通信表示[33]

負荷計測部分
との通信表示
[34]

1

青、白
交互に点灯

青、白
交互に点灯

青、白
交互に点灯

正常

2

青または白で
停止

青、白
交互に点灯

青、白
交互に点灯

負荷計測部分と通信部間の通信が停止。

3

青、白
交互に点灯

青または白で
停止

青、白
交互に点灯

負荷計測部分と故障計
測部分間の通信が停止。

青または白で停止

負荷計測部分とタッチパネル間の通信が停止している状態で、タッチパネルが操作不能の状態（11.3 項 (2) (ⅳ)No.2 P76 参照）
負 荷 計 測 部 分 と タ ッ チ です。
パネル間の通信が停止。 (1) 計測部の電源スイッチ[8]の｢切｣｢入｣操作を行ってください。
(2) 復 帰 し な い 場 合 は 計 測 部 の 交 換 が 必要です。弊社までご連絡ください。

4

青または白で停止

青または白で停止

装置の状態- 78 -

処置方法

本表示は簡易的なものですので、エラー番号の確認(11.3 項 (2) (ⅴ) P77 参照)を行
いその処置を行ってください。

11.4 接続異常
接続異常は、装置外部の機器との通信状態や計測状態に対して異常を検出した際、タッチパネルに表示される異常で、装置異常表示用出力（AL1,AL2 端子）の出力や、装置前面に配置された表示灯では異常を確認することができません。
（１）接続異常の確認方法
タッチパネルの画面を確認します。メインメニュー画面では【装置状態】のボタンが黄色表示されている場合、その他の画面では右上に接続異常が黄色表示されている
ことでわかります。（5.4 項(2),(3) P14,16 参照）
装置状態の画面で、接続異常の発生している箇所を確認してください。

黄色は接続異常を示す

接続異常を表示接続異常の表示（メインメニュー）

接続異常の表示（メインメニュー以外）- 79 -

（２）遠制装置との接続異常
エラー番号を確認(5.4 項(8)(ⅲ) P36 参照)し、下記の処置を行ってください。

処置内容

E:101

(1) 計測部の電源スイッチ[8]の｢切｣｢入｣操作を行ってください。
(2) 復帰しない場合は装置の背面にある通信部の電源スイッチ｢切｣｢入｣操作を行ってください。
(3) 復帰しない場合は遠制との接続ケーブルの接続状態を確認してください。
(4) 遠制装置側の状態を確認してください。
(5) 上記確認で異常が復帰しない場合、調査が必要ですので弊社までご連絡ください。

～

エラー番号

E:111

接続異常を表示

履歴へ移動

装置状態(装置内部情報)

エラー番号

装置状態(装置内部情報)の履歴
通信部の電源スイッチ装置背面の通信部の電源スイッチ- 80 -

コネクタ

（３）計測器の接続異常
機器の接続状態（計測用）(5.4 項(8) (ⅴ) P38 参照)を確認し、下記の処置を行ってください。
異常表示
HCT1 異常～HCT5 異常

処置内容
装置背面の端子 1F+,1F- ～ 5F+,5F-の端子間の電圧を確認してください。
(1) 正常な場合、き電負荷がない状態で 2V になります。
(2) 0V の場合、電流検出器を確認してください。
（電流検出器の異常については電流検出器の取扱説明書参照）

HCT接続異常を表示

履歴へ移動

機器の接続状態（計測用）

HCT接続異常を表示

機器の接続状態（計測用）履歴

1F+,1F- ～ 5F+,5F-

装置背面の 1F+,1F- ～ 5F+,5F-端子- 81 -

12. メンテナンスについて製品を長期使用される場合安全面に考慮し、10 年に 1 度オーバーホールされることをお勧めします。オーバーホール時はプリント基板単位で行います。

基板、構成物
数量

対象箇所(基板名(□=空白またはｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ)又は部品名)
電源部

負荷計測部分

故障計測部分
計測部

共通部分

通信部

注 1:

MTBF(106ｈ)※1〔計算値〕

経年劣化部品(約28.9年) 電解コンデンサ

オーバーホール
実施推奨時期※２

電源回路基板(O-S-124□)

2

0.254

AL用中継基板（O-TT-066)

1

8.591 (約980.7年)

CPU・A/D変換回路基板(M3-CPU-138□)

1

0.322

(約36.7年) 電気二重層コンデンサ

稼動後10年

インタフェース回路基板(M3-ITF-009□)

1

0.378

(約43.1年) 電気二重層コンデンサ

稼動後10年

CPU・A/D変換回路基板(M3-CPU-138□)

1

0.322

(約36.7年) 電気二重層コンデンサ

稼動後10年

インタフェース回路基板(M3-ITF-009□)

1

0.378

(約43.1年) 電気二重層コンデンサ

稼動後10年

端子台ボード回路基板(O-I/O-069□）

1

0.466

(約53.1年)--

マザーボード基板(O-MB-176□）

1

0.244

(約27.8年)--

アイソレーション回路基板（M3-A-202□）

1

0.272

(約31.0年)--

タッチパネル

1

0.254(約28.9年) 電解コンデンサ

稼動後15年

通信部CPU回路基板(O-CPU-140□)

1

0.159

(約18.1年)

稼動後15年--

稼動後15年
-

※3
※3
※3
※3

※4
※5

基板の MTBF は部品リストにあげていないものの故障を考慮し、故障率合計に 20%を加えて算出しています。

注 2:

電源回路基板の電解コンデンサは 105℃ 5000 時間の部品を使用しており、平均周囲温度
20℃、装置内温度上昇ΔT=13.5℃としてアレニウスの法則より計算した結果、寿命が約81 年となりコンデンサメーカーが規定している上限 15 年を超えるため、コンデンサメーカーが規定している上限の 15 年としました。
（ΔT は型式試験の結果による）

注 3:

電気二重層コンデンサ（各基板共通）は、コンデンサメーカーでの試験を基に寿命予測
すると、平均周囲温度 20℃、装置内温度上昇ΔT=15℃で約 10 年となるため、10 年としました。
（ΔT は型式試験の結果による）注 4:

タッチパネルのバックライトには LED を使用しており、寿命は 50,000h で、Power save
機能によりバックライトを消灯させるため、週 2 日（48h）使用において寿命は 20 年となります。ただし、タッチパネルの内部には電解コンデンサを使用しているため、電解コンデンサの寿命をタッチパネルの寿命とし、15 年としました。

注 5:

通信部の CPU 回路基板の MTBF の計算結果は 0.159X106h（約 18.1 年）であるため、稼動
後 15 年をオーバーホール実施推奨時期としました。

- 82 -

【付属資料】 情報計測装置（MDE-11）の ＭＴＢＦ (2013 年 10 月現在)
１．故障率（10-6/h）
(1)

(2)

(3)

(4)

電源部
λ12＋λ2＋λ3 ＝1.325

λ4×2＋λ5×2＋λ6＋λ7＋λ8＋λ9 ＝23.038(a) 電源回路(λ1)＝3.269(b) 中継基板(λ2)＝0.097(c) 電気部品(λ3)＝1.227

計測部(a) CPU・A/D 変換回路基板(λ4)＝2.584(b) インタフェース回路基板(λ5)＝2.203(c) 端子台ボード回路基板(λ6)＝1.785(d) マザーボード基板(λ7)＝3.413(e) アイソレーション回路基板(λ8)＝3.054(f) 電気部品(λ9)＝5.212

通信部（MDE-11-E）(a) 通信部 CPU 回路(λ10)＝5.225(b) 電気部品(λ11)＝6.516λ10＋λ1111.741λ10＋λ12 ＝

5.934(1)＋(2)＋(3) ＝36.104(1)＋(2)＋(4) ＝30.297

通信部（MDE-11-P）(a) 通信部 CPU 回路(λ10)＝5.225(b) 電気部品(λ12)＝0.709

製品全体（MDE-11-E）

製品全体（MDE-11-P）※ 電源部の計算は電源回路基板を並列システムとして計算しています。

２．ＭＴＢＦ
端子や配線など部品にあげていないものの故障を考慮し、故障率合計に２０％を加えてＭＴＢＦを算出。
(1)

電源部
1
1.325×10-6×1.2(2)

71.6（年）≒28.9（年）(b) 中継基板≒8.591×106（時間）≒980.7（年）(c) 電気部品≒0.679×106（時間）≒77.5（年）

計測部≒

0.036×106（時間）≒4.1（年）(a) CPU・A/D 変換回路基板≒0.322×106（時間）≒36.7（年）(b) インタフェース回路基板≒0.378×106（時間）≒43.1（年）(c) 端子台ボード回路基板≒0.466×106（時間）≒53.2（年）(d) マザーボード基板≒0.244×106（時間）≒27.8（年）(e) アイソレーション回路
基板≒0.272×106（時間）≒31.0（年）(f) 電気部品≒0.159×106（時間）≒18.1（年）

通信部（MDE-11-E）≒(a) 通信部 CPU 回路

0.070×106（時間）≒≒0.159×106（時間）≒18.1（年6(b) 電気部品≒0.127×10 （時間）7.9（年）≒14.5（年）

通信部（MDE-11-P）
1
5.934×10-6×1.2≒

0.140×106（時間）≒0.159×106（時間）(a) 通信部 CPU 回路

6(b) 電気部品(5)≒≒0.254×106（時間）1
11.741×10-6×1.2(4)

0.628×106（時間）(a) 電源回路基板

123.038×10-6×1.2(3)≒≒1.175×10 （時間）≒15.9（年）≒18.1（年）≒134.1（年）製品全体（MDE-11-E）
1
36.104×10-6×1.2≒

0.023×106（時間）≒2.6（年）≒

0.027×106（時間）≒3.0（年）

製品全体（MDE-11-P）
1
30.297×10-6×1.2※ 電源部の計算は電源回路基板を並列システムとして計算しています。

TR

RF
I

V

HCT
または、DCCT

DCVT
または、DCPT

54F1

11H

ZH

64P 50F1

50F5

54F1

54F5

FD

64P

54F

54F2

54F3

FD

FD

50F1

I

E

1F

5F

64P 50F1

50F5

54F1

54F4

FD

50F2

54F5

FD

50F3

50F4

50F5

54F5
ホールCT(HCT)ホールCT(HCT)ホールCT(HCT)ホールCT(HCT)

11H

12H

13H

14H

ホールCT(HCT)

情報計測装置ZH

DC 100V

遠制装置

コンプレッサ

付図-1 全体ブロック図

USBメモリSR

USBメモリ

直流母線
11H
(注４)

12H

54F

13H

54F

14H

54F

ZH

54F

故障

負荷

LAN
至 10BaseT ﾄﾗﾝｼｰﾊﾞ

54F
CN1

HCT1
K1
L1
+1
-1
K2
L2
+2
-2
V+
VI+
IT+
TA1
B1
C1
A2
B2
C2

CN2

電源部-計測部間接続ケーブル

CN3

至 FS

計測部-通信部間接続ケーブル(注1)
2芯ﾂｲｽﾄｼｰﾙﾄﾞ線

LD

盤

至 端子台

AC 200V 60Hz

CT
(注４)

(注４)

(注４)

(注４)

HCT2

HCT3

HCT4

HCT5

K1
L1
+1
-1
K2
L2
+2
-2
V+
VI+
IT+
TA1
B1
C1
A2
B2
C2

至
FS

至
LD
至
盤
端子台

至
PWB

K1
L1
+1
-1
K2
L2
+2
-2
V+
VI+
IT+
TA1
B1
C1
A2
B2
C2

至
FS

至
LD
至
盤
端子台

至
PWB

K1
L1
+1
-1
K2
L2
+2
-2
V+
VI+
IT+
TA1
B1
C1
A2
B2
C2

至
FS

至
LD
至
盤
端子台

至
PWB

K1
L1
+1
-1
K2
L2
+2
-2
V+
VI+
IT+
TA1
B1
C1
A2
B2
C2

至
FS

DC 1500V
P
N

k2

K1

k1

RP

PT

+ -

+
-

T0
T1

通信用信号ケーブル
CN6

至 HCT22F+
2F-

SG(ｱｰｽｽﾀｯﾄﾞ)

至 HCT33F+
3F-

至 HCT44F+
4F-

至 HCT5

5F+
5F-

I+
I-

I+
I-

E+
E-

E+
E-

50F1
50F2
50F3
50F4
50F5
64P
54F1
54F2
54F3
54F4
54F5
1CP1
1CP2
2CP1
2CP2

t2
t1

至
LD

G

至
盤
端子台

注１)：電流検出器(HCT)～情報計測装置(LD)間の配線は、0.75～1.25mm2の２芯ﾂｲｽﾄｼｰﾙﾄﾞ線を使用して下さい。
シールド線はLD側の盤にて1点接地をして下さい。
ただし、試験端子用配線(T+,T-)およびDC電源用配線(DC100V)とは分離配線して下さい。
注２)：電流検出器(HCT)～電源部(PWB)間の配線は、0.75～1.25mm2の３芯ﾂｲｽﾄｼｰﾙﾄﾞ線(あるいは２芯ﾂｲｽﾄｼｰﾙﾄﾞ線×２)を使用して下さい。
シールド線はFS側の盤にて1点接地をして下さい。
ただし、試験端子用配線(T+,T-)およびDC電源用配線(DC100V)とは分離配線して下さい。
注３)：絶縁抵抗測定や耐電圧試験を行う場合は、情報計測装置(LD)･電源部(PWB)のＺＧ～Ｇ端子間の短絡バーを外し、Ｇ端子のみを接地側としてください。
注４)：電流検出器(HCT)は情報計測装置(LD)と保護連動装置(FS)との共用品です。

HCT

または
2芯ﾂｲｽﾄｼｰﾙﾄﾞ線

A1

(注３)

PWB
1A1(+15V)

B1

1B1( 0V)

C1

1C1(-15V)

A2

1A2(+15V)

B2

1B2( 0V)C2

1C2(-15V)

付図-２ 総合接続図

至 HCT2

至 HCT3

至 HCT4

至 HCT5

1A1(+15V)
1B1( 0V)
1C1(-15V)
1A2(+15V)
1B2( 0V)
1C2(-15V)
2A1(+15V)
2B1( 0V)
2C1(-15V)
2A2(+15V)
2B2( 0V)
2C2(-15V)
3A1(+15V)
3B1( 0V)
3C1(-15V)
3A2(+15V)
3B2( 0V)
3C2(-15V)
4A1(+15V)
4B1( 0V)
4C1(-15V)
4A2(+15V)
4B2( 0V)
4C2(-15V)
5A1(+15V)
5B1( 0V)
5C1(-15V)
5A2(+15V)
5B2( 0V)
5C2(-15V)

64P動作信号
起動信号(54F開放時ﾒｰｸ
ﾊﾟﾙｽ幅 200ms以上)
ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ(No.1)
ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ(No.2)(P)
DC 100 V(N)
装置異常表示用出力(計測部、通信部異常時ﾒｰｸ)
電源異常表示用出力(電源部異常時ﾒｰｸ)

P
N

ZG

(注2)
3芯ﾂｲｽﾄｼｰﾙﾄﾞ線

50F動作信号

COM
AL1
AL2
AL3
AL4

G
(ｱｰｽｽﾀｯﾄﾞ)

至
PWB

CN5

1F+
1F-

REB
K0

CN4

(注５)

PWB

DC 100 V

PC
PL
PH
SG
CNT
CN

至 FS

AL1
AL2

重故障表示

AL3
AL4

軽故障表示

P
N
ZG
G

DC 100V(注３)

【 お問 合 せ先 】

津田電気計器株式会社
本社(大阪営業所)
(工
場)
東京出張所

〒562-0045 大阪府箕面市瀬川 4 丁目 4 番 10 号
TEL：NTT 072(720)6251(代)､JR (071)3715
FAX：072(721)6078
TEL：NTT 072(721)7791(代)､JR (071)3776
FAX：072(722)4465〒101-0052 東京都千代田区神田小川町 1 丁目 8-8 VORT 神田小川町 7F
TEL：NTT 03(5296)7100(代)､JR (057)3833

FAX：03(5296)7103