ZX-MN / MAN 2015年05月 Ver1.0 DOC-1659-01

定電圧／定電流 直流電源

ZX‑M N/MA Nserie s( L A N 対応 版 )取扱説明書(F/W Ver.1.00～)

ご注意
このＷｅｂ版取扱説明書の内容とお手持ちの製品の添付品等による取扱説明書と内容等に違いがある場合があります。
このWeb版取扱説明書は、情報のすべてを公開しているわけではなく、公開上の都合により一部を、提供するPDFから削除して提供している場合があります。また取扱説明書の一部にはスキャニングしたものも含まれますので、汚れ、にじみ、かすれ、傾きがある場合があります。
ダウンロードから日数が経過すると仕様や注意事項のほか安全にお使いいただく為の情報が最新でない場合があります。
また営業等の連絡先が変更となっている場合がありますので、定期的にホームページで最新の情報をご覧ください。
以上あらかじめご了承ください。
www.takasago-ss.co.jp

もく じ
目次
可変スルーレート機能 ..................................................... 35

本機について......................................................................3

シーケンシャルＯＮ／ＯＦＦ機能 .................................... 37

本機の特長 ........................................................................... 4

キーロック ............................................................................ 40

各部の名称とはたらき ....................................................... 5

キーロックの設定 .................................................................... 40

前面パネル .......................................................................... 5

キーロックの解除 .................................................................... 40

表示パネル .......................................................................... 7

内部抵抗可変（ＺＸシリーズＡタイプ） ................................ 41

背面パネル .......................................................................... 8

計測表示のスムージング............................................... 42
直線性補償機能 ............................................................... 43

準備と接続 ..........................................................................9
開梱......................................................................................... 9

デジタル通信で使う ....................................................... 45

設置場所 ............................................................................... 9

概要 ...................................................................................... 45

動作電源の接続................................................................ 10

LAN 通信............................................................................. 45

負荷の接続 ......................................................................... 11

LAN 通信動作内容 .......................................................... 46

出力端子カバーの取り付け方 ...................................... 13

設定内容(保守ﾓｰﾄﾞ) IP ｱﾄﾞﾚｽ等の変更 ................... 49
RS-485 通信 ...................................................................... 52

基本的な使い方 ............................................................. 15

マルチ接続 ......................................................................... 53

初期画面表示 .................................................................... 15

シリアルポート設定 .......................................................... 54

初期状態 ............................................................................. 15

コマンド送信間隔 .............................................................. 54

工場出荷時の設定にもどす ......................................... 15

アクセス方法 ...................................................................... 55

設定値のバックアップ ................................................... 15

アクセス手順 ................................................................ 55

定電圧電源としての使い方 ............................................ 16

マルチ接続時の通信 ................................................... 56定電流電源としての使い方 ............................................ 18

通信コマンド ....................................................................... 57

リモートセンシング ............................................................. 20

ZX 標準コマンド ............................................................ 57

各種機能設定 ..................................................................... 21

ZX 標準コマンドフォーマット......................................... 57

各機能を設定する ........................................................ 21

ZX 標準コマンド詳細 .................................................... 60

設定項目一覧 ............................................................... 22

EX 互換コマンド ............................................................ 92

出力ＯＮ／ＯＦＦモードの設定 ........................................ 25

EX 互換コマンドフォーマット......................................... 93

過電圧保護回路（ＯＶＰ） ................................................. 26

EX 互換コマンドの一括送出 ........................................ 93

過電圧保護の設定と解除 ............................................ 26

EX 互換コマンドのアラームレスポンスの発生要因 .... 93

過電流保護回路（ＯＣＰ） ................................................. 28

EX 互換コマンドのデリミタ ........................................... 93

過電流保護の設定と解除 ............................................ 28

EX 互換コマンドの詳細 ................................................ 94

エラーコード表示................................................................ 30

EX 互換コマンドのリードバックコマンド ....................... 98

注意事項 ........................................................................... 101

便利な機能 ....................................................................... 31
メモリー機能 ....................................................................... 31

直列・並列運転で使う................................................. 103

メモリーに保存する ......................................................... 31

並列運転 ........................................................................... 103

メモリーから読み出す ..................................................... 31

接続 ............................................................................................ 103

パネルメモリー保存内容一覧 ......................................... 33

操作について........................................................................... 104

立ち上がりモード選択機能 ............................................. 34

エラーコード表示 .................................................................... 105

直列運転 ........................................................................... 105
接続 ............................................................................................ 105
操作について........................................................................... 106

もくじ
外部アナログ、接点信号で制御する .................... 109

校 正 ............................................................................... 139

外部接点による出力のＯＮ／ＯＦＦ............................109

出力設定の校正 ............................................................. 139

外部コントロール端子の使い方（ＺＸシリーズＡタイプ） ........................111
外部接点による出力のＯＮ／ＯＦＦ

出力電圧設定のオフセット、フルスケール校正 ........ 139
出力電流設定のオフセット、フルスケール校正 ........ 141
外部アナログ入力による出力電圧ｵﾌｾｯﾄ･ﾌﾙｽｹｰﾙ
校正（ＺＸシリーズＡタイプ） ......................................... 143（ＺＸシリーズＡタイプ） ........................113
外部接点による入力のしゃ断

外部アナログ入力による出力電流ｵﾌｾｯﾄ･ﾌﾙｽｹｰﾙ
校正（ＺＸシリーズＡタイプ） ......................................... 151（ＺＸシリーズＡタイプ） ........................114
出力電圧のコントロール

メーターの校正................................................................ 159（ＺＸシリーズＡタイプ） ........................115

電圧計のオフセット、フルスケール校正 .................... 159

外部抵抗による出力電圧コントロール ........................115

電流計のオフセット、フルスケール校正 .................... 161

外部電圧による出力電圧コントロール ........................119

出力電圧ﾓﾆﾀｰのｵﾌｾｯﾄ･ﾌﾙｽｹｰﾙ校正（ＺＸシリーズＡタイプ） ........................................ 163

出力電流のコントロール（ＺＸシリーズＡタイプ） ............................120

出力電流ﾓﾆﾀｰのｵﾌｾｯﾄ・ﾌﾙｽｹｰﾙ校正（ＺＸシリーズＡタイプ） ........................................ 165

外部抵抗による出力電流コントロール ........................120
外部電圧による出力電流コントロール ........................124

アナログ出力モニター（ＺＸシリーズＡタイプ）..........125

仕 様 ............................................................................... 167

出力電圧モニター .......................................................125出力仕様 ........................................................................... 167

出力電流モニター ........................................................125

入力仕様 ........................................................................... 167

ステータス出力（ＺＸシリーズＡタイプ） ......................126

定電圧特性 ...................................................................... 168

出力回路 .....................................................................126

定電流特性 ...................................................................... 168

ステータス一覧 .............................................................126

測定・表示......................................................................... 169

ステータス出力の電気的仕様 .....................................126

通信 .................................................................................... 170

ＬＥＶＥＬ_ＡＬＭ１の設定 ................................................127

保護機能 ........................................................................... 171
リモートセンシング.......................................................... 171

特殊な負荷 ..................................................................... 129

その他の機能 .................................................................. 172

電池充電と放電...............................................................129

外部コントロール ............................................................ 172

電池の充電 .................................................................129

絶縁・耐圧......................................................................... 173

電池の放電 .................................................................131

冷却 .................................................................................... 173

逆電流のある負荷 ..........................................................132

動作環境 ........................................................................... 173

パルス電流負荷 ..............................................................133

寸法・質量......................................................................... 173
付属品 ............................................................................... 174

保 守 ............................................................................... 135

外形寸法図 ...................................................................... 175

保証期間について ..........................................................135
保守サービスについて ..................................................135
日常の保守と点検 ..........................................................135
エアーフィルターの清掃 .............................................136
パネル面の清掃 .........................................................136
ケーブル、端子台の点検 ...........................................136
ヒューズの溶断について ............................................136

ファンモータの交換.........................................................137
部品寿命について ..........................................................138

付 録 ............................................................................... 178
付録

負荷電流 対 推奨導体面積 ..................... 178

安全上のご注意
安全上のご注意
本書は使用者に注意していただきたい箇所に以下の表示をしています。
これらの記号の箇所は必ずお読みいただき、内容をよく理解した上で本文をお読みください。
この「安全にお使いいただくためのご注意」には、購入された製品に含まれないものも記載されています。
■この取扱説明書では、製品を安全にお使いいただくために、次のマークを使用して説明しています。
この表示事項を無視して、操作や取り扱いを誤ると、使用者が死亡または重傷を！ 危険 負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示しています。

この表示事項を無視して、操作や取り扱いを誤ると、使用者が死亡または重傷を！ 警告 負う可能性が想定される内容を示しています。

この表示事項を無視して、操作や取り扱いを誤ると、使用者が傷害を負う可能性が想定！ 注意 される内容、および物的損害のみ発生が想定される内容を示しています。
■お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。
この表示はしてはいけません「禁止」を示しています。

！

この表示は必ず実行していただきたい「強制」を示しています。

！

この表示は一般的な「注意」を示しています。

■ 本機で使用している記号について説明します。
本体にこの記号がついている部分は感電の可能性が想定されることを示しています。
電源プラグをコンセントから抜く。
■異常なにおいや音がする ■煙が出る ■内部に水や異物が混入した。
そのまま使用すると火災や感電の原因となります。
分解・改造は厳禁。カバーは絶対に開けない■火災や感電の原因となります。 ■修理・調整は販売店にご依頼ください。

 保護接地用端子です。大地アースに接続してください。
 アース端子のある負荷に対して接続してください。
 直流（ＤＣ）を表します。
 交流（ＡＣ）を表します。
 直流及び交流の両方を表します。
 ３相交流を表します。

1

安全上のご注意

ご注意
１．本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
２．本書の内容については将来予告なしに変更することがあります。
３．本書は内容について万全を期して作成いたしましたが、万一不審な点や誤り、記載もれなどお気付きのことがありましたら、ご連絡ください。
４．運用した結果の影響について、２．項に関わらず責任を負いかねますので、ご了承下さい。

安全にお使いいただくために・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
本機は、入力電源ＡＣ８５Ｖ〜２５０Ｖ単相を使用する 業務用電源装置です。
一般家庭用の電子機器として製造しておりませんのであらかじめご了承ください。
使用方法を誤ると、死亡、感電、けがなどする恐れがあり、また火災が起こる可能性があります。
使用する前に本書をよくお読みになり、操作を理解した上で、お使いください。また、本機は電気の安全に関する知識のある専門家、またはその指導の下でご使用ください。
電源を入れる前に、本書をお読みになり、設置場所および使用環境が適切かご確認ください。
また、異常が発生した場合は、直ちに電源を切り高砂製作所にご連絡ください。

ご注意
ラジオ・テレビ等の受信機の近くでご使用になると、受信障害を与えることがあります。
本機は、医療関連、原子力関連など人命に関わる設備としての使用を想定していません。

輸出についてこの製品を、国外へ持ち出し、また輸出をされる場合には、事前に当社営業部にご相談ください。

2

本 機 に つい て
本機について

ＺＸシリーズは、ゼロボルト、ゼロアンペアから可変できるスイッチング方式直流定電圧／定電流電源です。
 ズーム方式の採用により、定格出力電力の範囲以内で４倍のエクステンションレシオ（拡張比）を実現できます。（注１）

定電圧または定電流のどちらのモードでも使用することができ、ゼロからフルスケールまで、任意に設定することができます。

フルデジタル制御により、正確で再現性に優れた設定が可能です。
注１．

ズ－ム方式とは、下図のように定電力形の出力範囲を持ち、電圧の低いところでは高い電流、電流の低いところでは高い電圧を出力できるものです。

【出力電圧・電流範囲】

回路出力電圧360
定格出力電力のライン

320

ZX-400MN/MAN ：400W
ZX-800MN/MAN ：800W
ZX-1600MN/MAN ：1600W

出力電圧（Ｖ） →

280
240
200

定格出力電流

160
120
80
40
0
0
0
0

0.625
1.25
2.5

1.25
2.5
5

1.875
3.75
7.5

2.5
5
10

3.125
6.25
1.25

3.75
7.5
15

出力電流（Ａ） →

3

4.375
8.75
17.5

5
10
20

5.625 ←ZX-400MN/MAN
11.25 ←ZX-800MN/MAN
22.5 ←ZX-1600MN/MAN

本機について本機の特長✧ズーム電源１台数役✧外部アナログ制御（ZX シリーズ A タイプ）

電圧、電流の組合せによって何役もこなせます。

外部接点による出力ＯＮ－ＯＦＦ、外部直流電圧（０～１０Ｖ）

実験などで様々な電圧、電流が必要な場合に最適です。

外部抵抗（０～∞または０～１０ｋΩ）による電圧、電流の✧シリアル通信ポート標準装備
マルチドロップ方式の通信ポートを標準装備しており
ＬＡＮポート、ＲＳ−４８５ポートでＺＸシリーズ

制御が可能です。
※フルスケール、オフセット調整は前面パネルの設定
ツマミで行えます。

を３１台までコントロールすることができます。
※マルチ接続には別売ケーブルＫＸＣ−３００が必要です。

✧アナログモニター（ZX シリーズ A タイプ）
出力電圧、出力電流について０～１０Ｖの直流電圧で出力✧並列機能の強化（新マスタースレーブ方式）
マスター機、スレーブ機を同時制御することによりされます。
※過渡的な電圧、電流波形のモニターには適しません。

並列台数を増やしてもＣＶの過渡回復特性が劣化しません。

✧便利機能□メモリ機能３組のパネル設定状態の書き込み、読み出しが可能
簡単な操作で電圧の変動試験などが実施できます。

□可変スルーレート機能
出力電圧／電流の立ち上がり、立ち下がりのスルーレー
トを変更することができます。

□立ち上がりモードの選択
ダイオードのような非線形なＶ−Ｉ特性をもつ負荷のために、ラッシュ電流抑制機能（ＣＣ優先モード）を装備しているので、出力ＯＮ時の電流オーバーシュートを防✧ステータス・アラーム出力（ZX シリーズ A タイプ）
出力及びアースから絶縁されたフォトカプラ出力（オープンコレクタ）で動作状態やアラームを出力します。

✧内部抵抗可変機能（ZX シリーズ A タイプ）
定電圧モードで動作しているとき、負荷電流による電圧効果を意図的に発生させることができます。
この機能により化学電池（放電時）の内部抵抗や太陽電池
燃料電池のＩ－Ｖ特性を近似させることができます。
※直流的な動作に限ります。過渡的な現象の近似には適しません。

ぐことができます。

□シーケンシャルＯＮ／ＯＦＦ
マルチ接続ケーブルを接続することにより、出力をON/OFF する順序を設定することができます。

✧保護機能
過電圧保護、過電流保護、過電力保護、過温度保護、
過大入力電流保護などで、貴重な負荷と電源をガードします。

4

本機について
各部の名称とはたらき
前面パネル
PRESET FUNC. REMOTE

LOCK

STEP
VOLTAGECV

9OUTPUT
20

V

POWER

40

(%)

60 80 100 LMTDISPLAYA

MEMORYB

OVP

OCP

PRESET

ALARM

STEP
CURRENT

CC

RESET

C

STORE

2

OUTPUT

3

FUNC.

4
LOCAL

POWER

5
LOCK

8

①．VOLTAGE・CURRENT
設定/選択・ツマミ

176※図の前面パネルは ZX-800MN です。

⑥．LOCK

電圧、電流、OVP、OCP の設定や各種パラメータを選択

LOCK・キーします。ツマミを押すたびに、設定桁が変更されます。

パネル操作を無効にするためのキーです。
キーロック状態は下記３つの状態があり各種機能②．MEMORY
メモリ表示／設定・キー

設定キー(FUNC.)で変更できます。
・『LOCK』キー以外無効「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」キーでパネル設定状態の書き込みと読･OUTPUT、LOCK キー以外の操作無効。

み出しができます。また、FUNCTION 項目を設定するこ・電圧／電流設定ツマミ、PRESET、FUNC キー無効。

とにより、ワンアクションまたはツーアクションでの読み出し方法を選択できます。

⑦．FUNC．
ファンクション・キー

③．OUTPUT
出力 ON／OFF・キー
出力の「ON／OFF」を行います。

⑧．POWER

工場出荷時の初期設定では、電源投入後の出力は入力電源スイッチ「OFF」状態です。

動作電源をＯＮ／ＯＦＦするスイッチです。

④．出力 ON/OFF 表示ランプ
出力「ON」のときに点灯します。

⑤．LOCAL
LOCAL・キー
シリアル通信によるコントロール状態「REMOTE」から
ﾊﾟﾈﾙ操作｢LOCAL｣に切替えるｷｰです｡

5

各種機能を設定するためのキーです。

⑨．冷却用空気取り入れ口
本機内部を冷却するための空気取り入れ口です。

本機について
前面パネル

PRESET FUNC. REMOTE LOCKSTEPVOLTAGECVOUTPUT POWER
20

40

60

(%)

80 100 LMT

10

STEP
CURRENTCCMEMORYDISPLAY

A

B

OVP

OCP

PRESET

C

STORE

11

12
13

ALARM RESETPOWER

OUTPUT

FUNC.

LOCAL

LOCK

※図の前面パネルは ZX-800MN です。

⑩．DISPLAY
ディスプレイ・キー
計測表示内容を切り替えるキーです。
計測表示を「電圧・電流」表示、「電圧・電力」表示、「電力・電流」表示の３モードに切り替えることがで
きます。

⑪．OVP
過電圧保護（OVP）・キー
過電圧保護回路の動作点を設定するためのキーです。⑫（ＯＣＰ）キーと同時に１秒以上押すと過電圧アラームを解除することができます。

⑫．OCP
過電流保護（OCP）・キー
過電流保護回路の動作点を設定するためのキーです。⑪（ＯＶＰ）キーと同時に１秒以上押すと過電流アラームを解除することができます。

⑬．PRESET
プリセット・キー
出力電圧、出力電流を設定するためのキーです。

6

本機について
表示パネル
19
20
21
STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCK

22

15
16

23

CV
OUTPUT POWER
20

40

60

(%)

80 100 LMT

CC

STEP
CURRENT

24

17
18

．FUNC．
ファンクション表示ランプ
各種機能設定が可能なときに点灯します。

．PRESET
プリセット表示ランプ
プリセット設定が可能なときに点灯します。

⑮．ｋW、Ｖ、Ｗ
計測単位表示ランプ
上段数字表示器が電圧値、電力値を表示した場合に点灯します。

⑯．CV
定電圧表示ランプ
出力「ON」で定電圧動作をしているときに点灯し
ます。

⑰．CC
定電流表示ランプ
出力「ON」で定電流動作をしているときに点灯します⑱．ｋW、A、Ｗ
計測単位表示ランプ
下段数字表示器が電流値、電力値を表示した場合に点灯します。

⑲．LOCK
キーロック表示ランプ
キーロック状態のとき点灯します。

⑳．REMOTE
リモート表示ランプ
シリアル通信インターフェイスによりアクセスされ、制御権が外部のコンピュータ等に移行している
ことを示します。

7

．数字表示器
出力電圧、出力電流、出力電力を表示します。
ファンクション・キーで各種機能を設定をするときは、
項目番号を上段に表示し、パラメータを下段に表示します。

．OUTPUT POWER
電力バーグラフ
出力電力（出力電圧×出力電流）の概略値を 20％毎に表示します。
出力電力保護が動作した場合は LMT ランプが点灯します。

本機について
背面パネル
25

37

36

O UT

26

M/ S CON TR OL

IN

リモートセンシング用端子です。

33

ON
OF F

28

LI NK

LI NE I NP UT+D C OU TP UT
SENSE

+

MNT

31

M NT

ACT

32

‑

‑

29
1 00 ‑2 40 〜, 50 /6 0H ｚ, 7A

F/W 書き替え用の保守用スイッチです。
運用時はスイッチを操作しないでください。
操作すると正常に動作しなくなります。

LAN 接続確立状態及び通信状態を表示するランプです。
LINK：LAN 接続確立にて点灯。
ACT：データ通信状態にて点滅。

M AX

30

※

．MNT
MNT スイッチ

．LINK／ACT
LINK／ACT ランプ

L AN

34

SE RI AL TE RM INA TI ON

27
35

．SENSE
センシング端子図の背面パネルは ZX-４00MAN です。

．直列運転制御用コネクタ（ZX シリーズ A タイプ）
直列接続用コネクタです。
スレーブ機に使用し、マスター機のマイナス出力端子と配線で接続します。

．外部コントロール用コネクタ（ZX シリーズ A タイプ）
外部アナログ制御、アナログモニター出力、ステータス・
アラーム出力用コネクタです。
付属の専用コネクタを使用します。

．ファンモータ
本器の内部を冷却するためのファンモータです。
出力電力、出力電流に感応して回転数が変わります。

．DCOUTPUT
出力端子
直流出力端子です。
必ず圧着端子を使用して、付属のネジでしっかり締め
付けてください。
！ 接続後は付属の出力端子カバーを必ず取り付けてご使用ください。

．LINEINPUT
入力端子
本機の動作電源を接続するインレットコネクタです。
付属の入力電源ケーブルを接続します。
動作電源の公称電圧は背面パネルに表示されています。
！ 入力電源ケーブルは付属のものをご使用下さい。
付属の入力電源ケーブルは他の製品へ使用しないででください。

．LAN
LAN 通信用コネクタ
LAN 通信用ケーブル（クロス）でコンピュータ等と接続するコネクタです。

．SERIAL I/F
多チャンネル接続用コネクタ
RS-485 方式、シリアル通信ポートで制御するとき
または,１個のシリアルポートで複数台のＺＸシリーズを制御するときのコネクタです。
専用ケーブルＫＸＣ－３００（３００ｍｍ）にて接続します。

．TERMINATION
終端切替スイッチ
終端抵抗の設定を行います。
シリアル通信で本機１台を制御する場合は切替スイッ
チをＯＮに設定してください。
2 台以上で使用する場合は 1 台目と最後のＺＸシリー
ズ直流電源装置の終端切替スイッチをＯＮに設定してください。（それ以外はＯＦＦ）

．M/S CONTROL(IN)
並列運転制御（入力）および外部接点による出力 ON/OFF 制御用コネクタ
並列運転時のスレーブ機制御信号入力コネクタです。
また、外部接点を使って、出力を「ＯＮ」、「ＯＦＦ」させる
ときに使用します。

．M/S CONTROL(OUT)
並列運転制御（出力）
並列接続用コネクタです。
並列運転制御信号が出力されます。

8

準備と接続準備と接続
開 梱
ご開梱時には、次の付属品をご確認ください。また、外観に傷、へこみなどがないことをご確認ください。
①．入力電源ケーブル（AC125V 定格品）.....................................................................................................１本（ZX-400MN/MAN、ZX-800MN/MAN）※ＡＣ２００Ｖ入力の場合は付属のケーブルは使用できませんので、弊社営業本部へお問い合わせください。
②．２Ｐ-３Ｐ変換アダプター（AC125V 定格品） ...........................................................................................１個（ZX-400MN/MAN、ZX-800MN/MAN）③．入力電源ケーブル（３芯ＶＣＴケーブル 5.5 ㎟）１本（ZX-1600ＨN/ＨAN）④．出力端子カバー ................................................................................................................................................１組
出力端子カバー×２個（同一形状）

カバー取り付け用サポート×１本

Ｍ３×６ｍｍビス×２個⑤出力端子接続用ビス Ｍ５×１２ｍｍボルト（平ワッシャ、スプリングワッシャ付）×２組（本体に取り付けられています。）⑥．ダミーコネクター（本体に取り付けられています。） ...........................................................................２個⑦．取扱説明書（ＣＤ－ＲＯＭ） ...........................................................................................................................１部⑧．外部コントロール用コネクター ....................................................................................................................１個（ZX シリーズ A タイプ）

設置場所
本機を安全にお使いいただくために、次の注意事項をお守り下さい。

！ 警告
雨や水のかかる場所では使用しないで下さい。
禁止

可燃性ガスの発生する場所には設置しないで下さい。
禁止

禁止

前面空気取り入れ口および背面の放熱穴（ＦＡＮモーター部）には金属製のピン、線材、ビスなどを入れないで下さい。感電、火災の危険が生じます。

！ 注意

L O CKS T O REO UT P UTL OC AL

MA X

STE P
V OL T AG E

8 0A

S T EPCU RRE NT

禁止

本機は固定した場所で使用するように設計されています。振動のある場所では使用しないでください。
誤った設置は故障の原因となりますので、設置方法を確認の上ご使用ください。
≪設置方法≫BM E MO RY

CV
L OC K(% )P RE S E T

A

O CP

P OW EROV P

A L ARM RE S E T

D IS P L AY

80

F UNC . RE M O T E

6040

O UT P UT P O W E R

20P RE S E T

D C OU TP U T

10 0 L M T

CCCF U NC.

+P R E S ET

F UNC . R E M OT E

L OCK

STE P
V OL T AGE

CVOU TP UT P OW E R

(% )
STE P

CC
40

60

80

1 00 L M T

C UR R E NT+

20

RE MO T E
L O CKCVCC

M E M O RY

1 00 L M T

L OC K

×

8 0A

STE P
VO LT AGESTE P
C URR EN T

S T OREO UT P UTL O CA L

×

MA X

-

M AX

○

9

C

F UNC .

LO CK

F UN C.

80

L OC AL

( %)

B

60

P RE S E T

40AP OWEROU T P UT P OW E R

O CP

PO WE R+P RE S E T

S T OR E

O UT P UT20CAL ARM R ES ET

P R E S ET

O VP

B

O CP

DIS P L A Y

A

O VP

FU NC.

D C OU TP UTD C OU TP U T

M E M OR Y
DIS P LAY

ALA R M R ES E T

80 A

準備と接続

！ 注意

！
必ず行う

周囲温度０～５０℃、湿度２０～８０％ＲＨ、腐食性ガスのない室内でご使用下さい。
（ただし、４０℃以上の場合において、1℃あたり 2.5％の割合で出力電力、出力電流のディレーティングが必要です。）

禁止

本器はファンモーターによる強制空冷を採用していますので、前面の空気取り入れ口と、背面のファンモーター部分をふさがないでください。ラックに取り付ける場合は、ラック背面にベンチレーション
パネルなどを取り付け、排気がラック内にこもらないようにしてください。

！

ラジオ等、受信機の近くで使用すると、受信機は妨害を受けることがあります。

注意

動作電源の接続
本機は８５Ｖ～２５０Ｖ、４５Ｈｚ～６５Ｈｚの単相交流電源で動作します。
本機を安全にお使いいただくために、次の注意事項をお守り下さい。

！ 注意

！

２Ｐ-３Ｐ変換アダプタを使用したときは、緑色のコードを接地して下さい。

必ず行う

！
必ず行う

本機はＥＭＩ（電磁妨害）を防ぐためノイズフィルターを内蔵しています。
このため､わずかな漏れ電流があり、接地せずに使用すると感電する恐れがあります。
安全のため、必ず接地して下さい。

！ 注意

！
必ず行う

！

入力電源は単相８５Ｖ～２５０Ｖ、４５Ｈｚ～６５Ｈｚの範囲でご使用下さい。
公称電源電圧は背面パネルインレット近くに表示されています。

最大消費電力が供給可能な電源に接続して下さい。

必ず行う

！
必ず行う

入力電源ケーブルは付属のものをご使用下さい。
また、付属の入力電源ケーブルは他の製品へ使用しないで下さい。

10

準備と接続
負荷の接続

MEMO・配線は、より合せることで負荷端でのリップル、ノイズを小さくすることができます。

出力端子への配線材はＭ５用の圧着端子を取り付けて付属のＭ５ビス（※）でしっかりと締め付けてください。

・Ｃ１、Ｃ２を負荷端の近くに接続することで、ノイズレベ
ルを規格値よりも小さくすることができます。
Ｃ１，Ｃ２は高周波インピーダンスの小さなものを使い、リード線は極力短く切って接続します。
Ｃ１：電解コンデンサ １00～1000μF
Ｃ２：フィルムコンデンサ：１～10μＦ

M5ﾎﾞﾙﾄ(ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ､平ﾜｯｼｬ付)
M5圧着端子

+

‑
配線材
＋
C1

C2
負荷
－

より合わせるアースする場合は負荷端で行います。

配線後、必ず付属の端子カバーを取り付けてください。

11準備と接続！ 危険！

負荷の接続の際は、本機の動作電源が遮断されていることを確認してください。

必ず行う

本機から電圧を出力した状態（ＯＵＴＰＵＴ ＯＮ）では絶対に負荷配線を行わないでください。
禁止

！ 注意

！
必ず行う

！
必ず行う

配線材は負荷電流に対して十分な断面積のものを使用して下さい。
配線材の選定は付録④「負荷電流対推奨導体面積」（P.171）を参照してください。

配線材には圧着端子を取付け、しっかりと締め付けてください。
締め付けがゆるいと接続部の発熱により変形、焼損の原因になります。

12

準備と接続出力端子カバーの取り付け方
１．端子カバーの１個（2 個とも同一形状）を出力端子台上部の溝に引っ掛け、固定します。

２．端子カバーの残りの１個に固定用のサポート（端子カバーの内側センター部へ挿入）をカバー下から
Ｍ３×６ｍｍビスで固定します。

３．端子カバー（サポート取り付け済み）を出力端子台下部の溝に引っ掛け、上に引き上げ上半分の端子カバーと合わせ、はめ込みます。

４．上からＭ３×６ｍｍビスで固定します。

13

準備と接続【 このﾍﾟｰｼﾞは空白です 】

14

基本的な使い方
基本的な使い方

初期画面表示
入力電源投入後（「POWER」スイッチ ON）、「数字表示器」上段に機種表示、下段にファームウエアバージョン、
並列台数を表示します。
並列接続台数が、不一致（前回使用時の並列台数と今回の並列台数が相違の場合）の場合は「数字表示器」上段にエラーコード“Ｅ０１１”を表示し、下段に検出台数を点滅表示します。
STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCKALARM RESETSTEPVOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCK

FUNC.
CV

LOCAL

POWER

OUTPUT POWER
20

40

60

(%)

80 100 LMT

CC

計測表示

CV
OUTPUT POWER

STEP
CURRENT

20

40

60

(%)

80 100 LMT

CC

STEP
CURRENTLOCK「POWER」スイッチ ON「数字表示器」上段：機種表示「数字表示器」下段：ファームウエアバージョン「数字表示器」上段：機種表示「数字表示器」下段：並列台数

並列台数を確認後、「FUNC.」キーを２秒以上長押しして、検出台数を承認することで計測表示に切り替わります。
MEMO
機種表示●ZX‑400MN ：●ZX‑400MAN ：

04M
04MA

●ZX‑800MN ：●ZX‑800MAN ：

08M
08MA

●ZX‑1600MN ：●ZX‑1600MAN ：

16M
16MA

初期状態
工場出荷時及び初期化操作後の設定は、以下のようになっています。
設定項目

ZX-400MN/ZX-400MAN

ZX-800MN/ZX-800MAN

ZX-1600MN/ZX-1600MAN

定電圧設定値

０.０Ｖ

０.０Ｖ

０.０Ｖ

定電流設定値

５．２５０Ａ

１０．５０Ａ

２１．０Ａ

過電圧保護設定値（ＯＶＰ）

３５２．０Ｖ

３５２．０Ｖ

３５２．０Ｖ

過電流保護設定値（ＯＣＰ）

５．５Ａ

１１．０Ａ

２２．０Ａ

メモリＡ，Ｂ，Ｃ内の各設定値

上記 CV 設定値、CC 設定値、OVP 設定値、OCP 設定値と同じ

ファンクション設定内容

ファンクション設定内容の初期値（項目 20～38 の校正値を除く）23 ページ参照

工場出荷時の設定にもどす
本機の各設定を初期化することができます。
MEMORY の「Ａ」と「Ｃ」キーを同時に押したまま、「POWER」スイッチ
をＯＮにし、数字表示器が点灯したら「Ａ」「Ｃ」キーを放します。
各設定は工場出荷時の初期設定になります。
初期設定値に関しては２２ページの「設定項目一覧表」を参照願います。

DISPLAYA

MEMORYB

OVP

OCP

PRESET

ALARM RESET

POWER

C

STORE

OUTPUT

FUNC.

LOCAL

LOCK

設定値のバックアップ
本機は「ＰＯＷＥＲ」スイッチ動作をＯＦＦまたは電源が遮断される直前のすべての設定値を不揮発性メモリ（ＥＥＰＲＯＭ）に保持します。
次回ＰＯＷＥＲ ＯＮ時には、前回ＰＯＷＥＲ ＯＦＦ時と同じ設定になります。
※電池は使用していないので、交換等の必要はありません。

15

基本的な使い方STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCK

定電圧電源としての使い方
CV

過電圧保護回路（ＯＶＰ）の設定（26 ﾍﾟｰｼﾞ）と過電流保護回路（ＯＣＰ）の設定（28 ﾍﾟｰｼﾞ）が実施されていることを確認してください。

『POWER』スイッチを押し、本機を起動させます。
｢数字表示器｣上段に電圧計測値が、｢数字表示器｣下段に
電流計測値を表示し、「Ｖ」ランプ、「Ａ」ランプが点灯します。
（FUNCTION 設定項目 52 のパラメータが１に設定されている場合は、PRESET 値が表示されます。）

OUTPUT POWER
20

40

60

(%)

STEP
CURRENTCC

80 100 LMT

MEMO
上段または下段が電力表示で POWER OFF した
場合は、次回 POWER ON 時も同様の表示方法になります。

OVP「PRESET」キーを押します。
「PRESET」ランプが点灯します。
中止したい場合は、再度「PRESET」キーを押すと計測表示に戻ります。
｢数字表示器｣上段に電圧 PRESET 値が、｢数字表示器｣下段に電流制限 PRESET 値が表示されます。

OCP

FUNC.

ALARM RESET「VOLTAGE」ツマミを回し、定電圧設定値を変更します。
（ツマミを右へ回すと設定値が上がり、左へ回すと設定値が下がります。）

OUTPUTPRESETSTEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCKMEMOCVOUTPUT POWER「VOLTAGE」ツマミを押すと設定が増減する桁が高輝度で表示
され、押すたびに桁が切り替わります。
４桁ともに高輝度表示の場合は最下位の桁から増減します。

20

FUNCTION 項目番号 50 のパラメータが 0 のときは、再度「PRESET」キーを押してプリセット・モードから抜けたときに出力電圧が更新されます。

60

(%)

80 100 LMT

STEP
CURRENTSTEPVOLTAGECVOUTPUT POWER
20

40

60

(%)

80 100 LMT（ツマミを右へ回すと設定値が上がり、左へ回すと設定値が下がります。）CCSTEP
CURRENTSTEPVOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCK

必要な負荷電流よりも大きな値に設定します。
CV
OUTPUT POWER

MEMO

CC

PRESET FUNC. REMOTE LOCKFUNCTION 項目番号 50 のパラメータが１のときは「VOLTAGE」ツマミにより設定値が即座に更新されます。

「ＣＵＲＲＥＮＴ」ツマミを回し、電流制限値を変更します。

40

20

40

60

(%)

80 100 LMT

CC

STEP
CURRENT

電流制限値が必要な負荷電流よりも低い値に設定されていると、電流が制限され定電流動作になります（CC ランプ点灯）⇒次ページへ続く

16基本的な使い方
OVP

設定が完了したら、「PRESET」キーを押します。

OCP

PRESETOUTPUTFUNC.

ALARM RESETPRESET 内容が確定され計測表示へ戻ります。

.「OUTPUT」キーを押します。
「OUTPUT」ランプと「CV」ランプが点灯し設定した内容で出力
します。
MEMO
「PRESET」ランプ点灯中は、設定手順以外のキーは不感となります。（OUTPUT キーは有効です。）

17

OVP

OCP

ALARM RESETPRESETFUNC.

OUTPUT基本的な使い方
定電流電源としての使い方
過電圧保護回路（ＯＶＰ）の設定（26 ﾍﾟｰｼﾞ）と過電流保護回路（ＯＣＰ）の設定（28 ﾍﾟｰｼﾞ）が実施されていることを確認してください。

STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCK『POWER』スイッチを押し、本機を起動させます。
｢数字表示器｣上段に電圧計測値が、｢数字表示器｣下段に
電流計測値を表示し、「Ｖ」ランプ、「Ａ」ランプが点灯します。
（FUNCTION 設定項目 52 のパラメータが１に設定されている場合は、PRESET 値が表示されます。）

CV
OUTPUT POWER
20「PRESET」キーを押します。
「PRESET」ランプが点灯します。
中止したい場合は、再度「PRESET」キーを押すと計測表示に戻ります。
｢数字表示器｣上段に電圧制限 PRESET 値が、｢数字表示器｣
下段に電流 PRESET 値が表示されます。

「ＣＵＲＲＥＮＴ」ツマミを回し、定電流設定値を変更します。
（ツマミは右へ回すと設定値が上がり、左へ回すと設定値が下がります。）

OVP

40

(%)

60

80 100 LMT

OCP

PRESETSTEP
CURRENTCCOUTPUTFUNC.

ALARM RESETSTEPVOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCKCV
OUTPUT POWER

MEMO

20

40

60

(%)

80 100 LMT

CC

STEP
CURRENT「CURRENT」ツマミを押すと設定が増減する桁が高輝度で表示され、押すたびに桁が切り替わります。
４桁ともに高輝度表示の場合は最下位の桁から増減します。

FUNCTION 項目番号 50 のパラメータが 0 のときは、再度「PRESET」キーを押してプリセット・モードから抜けた
ときに出力電流が更新されます。

STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCKCV

FUNCTION 項目番号 50 のパラメータが１のときは、「CURRENT」ツマミにより設定値が即座に更新されます。

OUTPUT POWER
20

40

60

(%)

80 100 LMT

CC

STEP
CURRENT⇒次ページへ続く

18

基本的な使い方「ＶＯＬＴＡＧＥ」ツマミを回し、電圧制限値を変更します。
（ツマミを右へ回すと設定値が上がり、左へ回すと設定値が下がります。）

STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCK

MEMO
電圧制限値が必要な出力電圧よりも低い値に設定されていると、電圧が制限され定電圧動作になります。（CV ランプ点灯）

設定が完了したら、「PRESET」キーを押します。

CV
OUTPUT POWER
20

OVP

40

60

(%)

CC

80 100 LMT

OCP

ALARM RESETSTEP
CURRENTOUTPUTPRESETFUNC.

PRESET 内容を確定して計測表示へ戻ります。

.「OUTPUT」キーを押します。
「OUTPUT」ランプと「CC」ランプが点灯し設定した内容で出力します。
MEMO「PRESET」ランプ点灯中は設定手順以外のキーは不感となります。（OUTPUT キーは有効です。）

19

OVP

OCP

ALARM RESETPRESETFUNC.

OUTPUT基本的な使い方
リモートセンシング
出力端子から負荷までの配線による電圧降下が問題となる場合、リモートセンシング機能により、配線の電圧降下を補償することができます。補償できる電圧は片道あたり１Ｖまでです。
下図のように配線してください。
＋Ｓ

MEMO

より合わせる

LAN

Ｃ１
＋

Ｃ２

＋

Ｃ１

ACT

LINK

負荷
+

‑

－

+ ‑

LINE INPUT

SENSE

SW1

Ｃ２

－
DC OUTPUT：電解コンデンサ １００～１０００μＦ（低インピーダンス品）：フィルムコンデンサ １～１０μＦ
負荷端での出力リップル・ノイズを低減したいときに接続します。

より合わせる－Ｓ！ 危険
出力端子に結線するときは、必ずＰＯＷＥＲスイッチを「ＯＦＦ」にしてから行ってください。

！ 注意● リモートセンシングをおこなった状態で出力ラインをスイッチなどで開閉しないでください。
●

故障の原因となります。
ＯＶＰ回路は出力端子の電圧を検出していますので、ＯＶＰの設定電圧は保護動作させた
い電圧に出力配線（往復）の電圧下降分を加えた電圧値としてください。

20

基本的な使い方
各種機能設定各種機能のパラメータ設定を行います。設定できるパラメータはデバイスアドレス、ビットレート、パリティ、外部接点によるＯＮ／ＯＦＦ、電流シンク機能のＯＮ／ＯＦＦ、ＰＯＷＥＲ「ＯＮ」時のＯＵＴＰＵＴ状態、
ＯＵＴＰＵＴ「ＯＦＦ」時の電圧計及び電流計の表示などです。
詳しくは（22 ﾍﾟｰｼﾞ）FUNCTION 設定項目一覧をご覧ください。

各機能を設定する
ZX-400MN
STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCK

設定手順
CV
OUTPUT POWER

ファンクションキー『ＦＵＮＣ』を押します。
「FUNC.」ランプが点灯します。
「数字表示器」上段に設定項目番号を「数字表示器」下段にパラメータを示します。

20

40

60

(%)

80 100 LMT

STEP
CURRENTCCDISPLAYA

MEMORYB

OVP

OCP

PRESETCSTORE

OUTPUTFUNC.

ALARM RESET

LOCAL

POWER

LOCK

『ＶＯＬＴＡＧＥ』つまみで項目番号を選択します。

STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCKCV
OUTPUT POWER
20『ＣＵＲＲＥＮＴ』つまみでパラメータを変更します。

40

60

(%)

80 100 LMT

STEP
CURRENTCCSTEPVOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCKCV
OUTPUT POWER
20

設定が終了したら、再度『ＦＵＮＣ』を押します。
上段下段の「数字表示器」は、計測表示に戻ります。
｢FUNC.｣キーを押さず、続けて他の項目を変更することができます。その場合、｢FUNC.｣キーを押した時点で、設定内容が確定されます。
MEMO
デバイスアドレス、ビットレート、パリティの設定は、「ＦＵＮＣ」
キーで設定を終了させた後「ＰＯＷＥＲ」スイッチを「ＯＦＦ」にし再び「ＰＯＷＥＲ」スイッチを「ＯＮ」にすると設定が変更されます。

21

40

OVP

60

(%)

80 100 LMT

OCP

ALARM RESETSTEP
CURRENTCCPRESETFUNC.

OUTPUT基本的な使い方
設定項目一覧
【FUNCTION 設定項目】
項目
設定項目
番号
0

ﾌｧｰﾑｳｴｱﾊﾞｰｼﾞｮﾝ

1

電流ｼﾝｸ機能の ON/OFF

2

立ち上がりモードの選択

3

CV ｽﾙｰﾚｰﾄ立ち上り

4

CV ｽﾙｰﾚｰﾄ立ち下り
ZX‑400MN/MAN
CC ｽﾙｰﾚｰﾄ
ZX‑800MN/MAN
立ち上り
ZX‑1600MN/MAN
ZX‑400MN/MAN
CC ｽﾙｰﾚｰﾄ
ZX‑800MN/MAN
立ち下り
ZX‑1600MN/MAN

5

7
8
9

10

一般的な機能6

パラメータの範囲と内容
ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ表示のみ（変更できません）
0＝OFF
1＝ON
0＝通常ﾓｰﾄﾞ(CV 優先、高速)
1＝ﾗｯｼｭ電流抑制ﾓｰﾄﾞ(CC 優先、高速)
2＝CV 優先ｽﾙｰﾚｰﾄ
3＝CC 優先ｽﾙｰﾚｰﾄ
1V/s〜640.0V/s

1V/s〜640.0V/s
0.01A/s〜10.00A/s
0.01A/s〜20.00A/s
0.01A/s〜40.00A/s
0.01A/s〜10.00A/s
0.01A/s〜20.00A/s
0.01A/s〜40.00A/s
0＝ｼﾘｱﾙ通信制御（ﾘﾓｰﾄﾓｰﾄﾞ）
ｼﾘｱﾙ I/F2 の用途
1＝ｼｰｹﾝｼｬﾙ ON/OFF に使用（ﾛｰｶﾙﾓｰﾄﾞ）
ON ディレー時間
0.00ｓ〜99.99s
OFF ディレー時間
0.00ｓ〜99.99s
ｱﾗｰﾑ時の動作
0＝ｽｲｯﾁﾝｸﾞ停止
1＝入力ﾊﾟﾜｰﾘﾚｰ TRIP
※ZX‑1600MN/MAN のみ（重故障のみ）パラメータ（0,1,2）の選択 2＝入力ﾊﾟﾜｰﾘﾚｰ TRIPができます。
（重故障及び OVP、OCP）

初期値

1＝ON

0＝通常ﾓｰﾄﾞ(CV 優先、高速)

640.0V/s
640.0V/s
10.00A/s
20.00A/s
40.00A/s
10.00A/s
20.00A/s
40.00A/s
0＝ｼﾘｱﾙ通信制御（ﾘﾓｰﾄﾓｰﾄﾞ）
0.00s
0.00s
0＝ｽｲｯﾁﾝｸﾞ停止※ZX‑400MN/MAN、ZX‑800MN/MAN は
0＝固定

0＝無効
11

外部接点による
出力 ON/OFF

12

計測値の移動平均処理

1＝ｼｮｰﾄ時出力 ON、ｵｰﾌﾟﾝ時出力 OFF
2＝ｼｮｰﾄ時ﾊﾟﾈﾙ操作による
ON/OFF 可、ｵｰﾌﾟﾝ時出力 OFF
0＝なし
1＝あり

0＝無効

0＝なし

0＝補償動作ＯＦＦ
13

直線性補償機能の動作ﾓｰﾄﾞ

1＝出力 ON/OFF 操作及び設定変更時に実行。
収束後の補償値を保持

1＝出力 ON/OFF 操作及び設定変更時に実行。
収束後の補償値を保持

2＝補償動作を連続して実行

22

基本的な使い方
設定項目一覧（続き）

校正（ＺＸ−ＭＡＮタイプ）

校正【FUNCTION 設定項目】
項目
設定項目
番号
20
電圧設定ｵﾌｾｯﾄ
21
電圧設定ﾌﾙｽｹｰﾙ
22
電流設定ｵﾌｾｯﾄ
23
電流設定ﾌﾙｽｹｰﾙ
24
電圧計測ｵﾌｾｯﾄ
25
電圧計測ﾌﾙｽｹｰﾙ
26
電流計測ｵﾌｾｯﾄ
27
電流計測ﾌﾙｽｹｰﾙ
電圧設定
28
ｵﾌｾｯﾄ
電圧設定
29
ﾌﾙｽｹｰﾙ外部ｱﾅﾛｸﾞ
入力
電流設定
30
ｵﾌｾｯﾄ
電流設定
31
ﾌﾙｽｹｰﾙ32
電圧ﾓﾆﾀｰ出力ｵﾌｾｯﾄ
33
電圧ﾓﾆﾀｰ出力ﾌﾙｽｹｰﾙ
34
電流ﾓﾆﾀｰ出力ｵﾌｾｯﾄ
35
電流ﾓﾆﾀｰ出力ﾌﾙｽｹｰﾙ
36−
37
ｽﾚｰﾌﾞ電圧ｵﾌｾｯﾄ
38
ｽﾚｰﾌﾞ電圧ﾌﾙｽｹｰﾙ
PRESET 内容の
確定方法

51

POWER ON 時の
OUTPUT の状態

パネル操作

50

パラメータの範囲と内容

初期値

表示なし
表示なし
表示なし
表示なし
表示なし
表示なし
表示なし
表示なし
表示なし
表示なし
表示なし
表示なし
表示なし
表示なし
表示なし
表示なし
−
表示なし
表示なし
0＝PRESET ﾓｰﾄﾞ終了後、PRESET
内容を確定
1＝PRESET ﾓｰﾄﾞ中に PRESET
内容を確定
0＝OFF（TOGGLE）
1＝MODE１（HOTSTART）

0 ＝ PRESET ﾓ ｰ ﾄ ﾞ 終 了 後 、
PRESET 内容を確定

0＝OFF（TOGGLE）
2＝MODE２（HOTSTART）（※）

0＝計測値表示
0＝計測値表示
1＝設定値表示
0＝LOCK キー以外無効
53
LOCK のモード選択
1＝OUTPUT、LOCK キー以外無効 0＝LOCK 以外無効
2＝VOLTAGE/CURRENT ﾂﾏﾐが無効
0＝ｼﾝｸﾞﾙｱｸｼｮﾝ
ﾊﾟﾈﾙﾒﾓﾘｰｷｰの54
1＝ﾀﾞﾌﾞﾙｱｸｼｮﾝ
読み出し手順
1＝ﾀﾞﾌﾞﾙｱｸｼｮﾝ※ALM 発生、TRIP 動作からの復旧時、出力は OUTPUT OFF、「OUTPUT」キーを押し再出力となります。
52

23

OUTPUT OFF 時の電圧計/電流計の表示

基本的な使い方
設定項目一覧（続き）【FUNCTION 設定項目】
設定項目

60

デバイスアドレス

61

ビットレート

62

通信機能

項目
番号

パリティ

コマンド形式

70

定電圧制御
EXT R/V、PANEL
の設定

71

72
73
74
75
76

外部コントロール（ＺＸ−ＭＡＮタイプ）

63

定電流制御
EXT R/V、PANELの設定

内部抵抗設定直列運転
CV̲STSLEVEL1̲ALM

CC̲STS
PL̲STS

パラメータの範囲と内容
1〜50
0＝2400bps
1＝9600bps
2＝19200bps
3＝38400bps
0＝なし
1＝ODD(奇数)2＝EVEN(偶数)0＝SCPI 規格準拠
1＝EX ｼﾘｰｽﾞ互換
0＝前面パネル
1＝外部電圧(0〜10V)
2＝外部抵抗(0〜10kΩA)
3＝外部抵抗(0〜10kΩB)
4＝外部抵抗(0〜10kΩC)
0＝前面パネル
1＝外部電圧(0〜10V)
2＝外部抵抗(0〜10kΩA)
3＝外部抵抗(0〜10kΩB)
4＝外部抵抗(0〜10kΩC)
0.0〜64.0Ω（ZX‑400MAN）
0.0〜32.0Ω（ZX‑800MAN）
0.0〜16.0Ω（ZX‑1600MAN）
0＝マスター
1＝スレーブ
0＝LEVEL1̲ALM に含まず
1＝LEVEL1̲ALM に含む
0＝LEVEL1̲ALM に含まず
1＝LEVEL1̲ALM に含む
0＝LEVEL1̲ALM に含まず
1＝LEVEL1̲ALM に含む

初期値
1
1=9600bps

0＝なし

0＝SCPI 規格準拠
0＝前面パネル

0＝前面パネル0.0Ω

0＝マスター
0＝LEVEL1̲ALM に含まず
0＝LEVEL1̲ALM に含まず
0＝LEVEL1̲ALM に含まず

24

基本的な使い方

出力ＯＮ／ＯＦＦモードの設定「ＯＵＴＰＵＴ」キーの操作を無効にすることができます。
この設定を１にすると、動作電源（ＰＯＷＥＲ ON）を投入すると、「ＯＵＴＰＵＴ」キーを押さなくても出力が立ち上がります。
OVP

設定手順

OCP

OUTPUTPRESETFUNC.

ALARM RESET

ファンクションキー『ＦＵＮＣ』を押します。
「FUNC.」ランプが点灯します。
「数字表示器」上段に設定項目番号、「数字表示器」下段にパラメータを示します。

『ＶＯＬＴＡＧＥ』つまみで項目番号５１を選択します。
STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCKCV
OUTPUT POWER
20『ＣＵＲＲＥＮＴ』ツマミでパラメータを０または１に設定します。
パラメータ＝０）
電源投入後、出力ＯＦＦ（ＣＯＬＤ ＳＴＡＲＴ）、「ＯＵＴＰＵＴ」キーを押すたびにＯＮとＯＦＦに切り替わります。
パラメータ＝１）
電源投入後、約２秒で出力ＯＮになります。（ＨＯＴ ＳＴＡＲＴ）
パラメータ＝２）
電源投入後、約２秒で出力ＯＮになります。（ＨＯＴ ＳＴＡＲＴ ＭＯＤＥ２）
ただし、ＡＬＭ発生、ＴＲＩＰ動作からの復旧時は出力ＯＦＦとなります。
「ＯＵＴＰＵＴ」キーを押すと出力ＯＮとなります。

設定が終了したら、再度『ＦＵＮＣ』を押します。

40

60

(%)

STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCKCV
OUTPUT POWER
20

40

OVP

60

(%)

CC

STEP
CURRENTPRESETOUTPUT

80 100 LMT

OCP

ALARM RESET

25

STEP
CURRENTCC

80 100 LMT

FUNC.

基本的な使い方
過電圧保護回路（ＯＶＰ）
本機の回路故障、誤操作、定電流モードでの負荷オープンなどにより、過電圧が発生した場合に出力をＯＦＦ、スイッチングを停止し、負荷を保護します。
ＯＶＰの動作電圧は１０Ｖから３５２Ｖまで任意に設定することができます。

過電圧保護の設定と解除
過電圧保護レベルの設定①．「OUTPUT」キーで出力をＯＦＦにします。
②．「OVP」キーを押すと上段「数字表示器」に現在のＯＶＰ設定値を表示します③．「OVP」キーを押したまま｢VOLTAGE｣ツマミを回し、設定値を変更します。
（ツマミは右へ回すと設定値が上がり、左へ回すと設定値が下がります。）④．「OVP」キーを放すと、設定値が確定し計測表示へ戻ります。

ZX-400MNCV
OUTPUT POWER
20

40

60

(%)

80 100 LMT

MEMO●「VOLTAGE」ツマミを押すと設定が増減する桁が高輝度で表示され、押すたびに桁が切り替わります。
４桁ともに高輝度表示の場合は最下位の桁から増減します。
●「OＶP」キーを押すと「数字表示器」上段に設定値を表示します。
●設定中は｢CURRENT｣ツマミは不感となります。

STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCKDISPLAYA

MEMORYB

OVP

OCP

PRESET

ALARM RESET

POWER

STEP
CURRENT

CC

C

STORE

OUTPUT

FUNC.

LOCAL

LOCK

過電圧保護動作の確認
設定後、次の手順で確認試験を行ってください。
①．本機から負荷を切り離してください。
②．出力ＯＮ/ＯＦＦモード“０”にて「ＰＯＷＥＲ」スイッチをＯＮにします。
③．出力電圧設定を過電圧保護レベル以下にします。
④．「ＯＵＴＰＵＴ」をＯＮにします。
⑤．「VOLTAGE」ツマミで出力電圧を徐々に上昇させ、ＯＶＰ設定電圧にて出力ＯＦＦ、「数値表示器」上段にエラーコード“Ｅ００４”、「数字表示器」下段が“ＯＵＰ”表示になることを確認します。
⑥．「OVP」、「OCP」キーを同時に 1 秒以上押して、アラーム状態を解除した後、ＣＶ設定値を本来の値にもどします。

26

基本的な使い方
過電圧保護動作の解除
過電圧保護回路の動作時は、OUTPUT を OFF し「数字表示器」上段および「数字表示器」下段にエラーコードとアラームメッセージを表示します。
「数字表示器」上段にエラーコード“Ｅ００４”を表示し｢数字表示器｣下段に”ＯＵＰ”が点滅表示します。
MEMO

STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCKCV
OUTPUT POWER
20

40

60

(%)

80 100 LMT

STEP
CURRENTCCＯＶＰ動作時、スルーレート機能による立下りスルーレート設定は無効となり、その時点の条件で最も速く電圧を降下させます。

「OVP」キーと「OCP」キーを同時に１秒以上押し
エラーコードとＯＶＰ表示を消します。

ご注意
「OVP」キーと「OCP」キーを同時に１秒以上押してもエラーコードと
ＯＶＰ表示が消えない場合は故障の可能性がありますので、すぐに電源を切り、販売店または高砂製作所へご連絡ください。

DISPLAYA

MEMORYB

OVP

OCP

PRESETSTOREOUTPUTFUNC.

ALARM RESET

MEMO

C

LOCAL

POWER

・シリアル通信時はコマンドにてアラーム状態から復帰させることができます。
・並列運転時、マスター機が正常で、何れかのスレーブ機がアラームの場合、マスター機と正常なスレーブ機には異常コード“Ｅ００６”を表示します。
（アラーム状態のスレーブ機は自機のアラーム内容を表示します。）

LOCK

OVP 動作の原因を取り除きます。
（CV 設定値、OVP 設定値、負荷状態の変更）「OUTPUT」キーを押すと出力します。

OVP

OCP

ALARM RESET

27

PRESETFUNC.

OUTPUT基本的な使い方
過電流保護回路（ＯＣＰ）
負荷の短絡などで過電流が発生した場合に、出力をＯＦＦ、スイッチングを停止し、負荷を保護します。
ＯＣＰの動作電流は、定格出力電流の 2％から 110％までの任意の電流値に設定することができます。

過電流保護の設定と解除
過電流保護レベルの設定①．「OUTPUT」キーで出力をＯＦＦにします。
②．「ＯＣＰ」キーを押すと上段数字表示器に現在のＯＣＰ設定値を表示します③．「ＯＣＰ」キーを押したまま｢VOLTAGE｣ツマミを回し設定値を変更します。
④．「OCP」キーを放すと、設定値が確定し計測表示へ戻ります。

ZX-400MN
STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCKCV
OUTPUT POWER
20

40

60

(%)

80 100 LMT

STEP
CURRENTCCMEMO●「VOLTAGE」ツマミを押すと設定が増減する桁が高輝度で表示され、押すたびに桁が切り替わります。
４桁ともに高輝度表示の場合は最下位の桁から増減します。
●「OＣP」キーを押すと「数字表示器」上段に設定値を表示します。
●設定中は｢CURRENT｣ツマミは不感となります。

DISPLAYA

MEMORYB

OVP

OCP

PRESET

ALARM RESET

POWER

C

STORE

OUTPUT

FUNC.

LOCAL

LOCK

過電流保護動作の確認
設定後確認試験を行ってください。
①．本機から負荷を切り離し、＋，－の出力端子間を定格電流が流せる断面積の線材でショートしてください。
②．出力ＯＮ/ＯＦＦモード“０”にて「ＰＯＷＥＲ」スイッチをＯＮにします。
③．出力電流設定を過電流保護レベル以下にします。
④．「ＯＵＴＰＵＴ」をＯＮにします。
⑤．「CURRENT」ツマミで出力電流を徐々に上昇させ、ＯＣＰ設定電流にて出力ＯＦＦ、「数値表示器」上段にエラーコード“Ｅ００５”、「数字表示器」下段が“ＯＣＰ”表示になることを確認します。
⑥．「OVP」，「OCP」キーを同時に１秒以上押して、アラーム状態を解除した後、ＣＣ設定値を本来の値にもどします。

28

基本的な使い方
過電流保護動作の解除
過電流保護回路の動作時は、OUTPUT を OFF し「数字表示器」上段および「数字表示器」下段にエラーコードとアラームメッセージを表示します。
「数字表示器」上段にエラーコード“Ｅ００５”を表示し｢数字表示機｣下段に”ＯＣＰ”が点滅表示します。
MEMO

STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCKCV
OUTPUT POWER
20

40

(%)

STEP
CURRENTCC

60

80 100 LMTDISPLAYA

MEMORYB

OVP

OCP

PRESET

ＯＣＰ動作時、スルーレート機能による立下りスルーレート設定は無効となり、その時の条件で最も速い立下りで出力電流を降下させます。

「OVP」キーと「OCP」キーを同時に１秒以上押し
エラーコードとＯＣＰ表示を消します。

！ 注意「OVP」キーと「OCP」キーを同時に１秒以上押してもエラーコードとＯＣＰ表示が消えない場合は故障の可能性がありますので、すぐに電源を切り、販売店または高砂製作所へご連絡ください。

MEMO
・シリアル通信時はコマンドにてアラーム状態から復帰させることができます。
・並列運転時、マスター機が正常で、何れかのスレーブ機がアラームの場合、マスター機と正常なスレーブ機には異常コード“Ｅ００６”を表示します。
（アラーム状態のスレーブ機は自機のアラーム内容を表示します。）

C

STORE

OUTPUTFUNC.

ALARM RESET

LOCAL

POWER

LOCK

ＯＣＰ動作の原因を取り除きます。
（ＣＣ設定値、ＯＣＰ設定値、負荷状態の変更）「OUTPUT」キーを押すと出力します。

OVP

OCP

ALARM RESET

29

PRESETFUNC.

OUTPUT基本的な使い方
エラーコード表示
表示桁

数字表示器
上段

数字表示器
下段

E001

−

AD̲OV

E002

−

OHP

E003

OHP

OVP

E004

OUP

OCP

E005

OCP

BST

E006

−

P̲ERR

E007

−

BST̲NRDY

E008

−

並列接続
検出異常
並列接続
台数 OVER
並列接続
台数不一致

E009

−

E010

−

E011

−

TRIP 動作(ZX‑1600MN/MAN)

E012

Sｈｄｎ

通信異常

E100

−

E2P 異常
（装置用）

E110

−

E2P 異常（LAN 用）E120−

起動時初期化に失敗しました。

起 動シーケ ンス
異常

E130

−

起動時初期化に失敗
しました。

表示内容
WDT

※一瞬の間しか表示
しません

エラー内容

確認／復帰

CPU が誤動作した 可
能性があります。
電源内部の電圧異常を検出しました。
過温度保護が働きました。

一度電源スイッチを OFF にし、再度起動させてください。
故障の可能性があります。
弊社営業へご連絡ください。
●電源スイッチをＯＦＦし、しばらく放置（内部温度を下げる）してから再度電源スイッチをＯＮにして下さい。
●使用環境温度を確認してください。
●電源を再起動させたとき、FAN モーターが動作しているか確認して下さい。
（OUTPUT OFF 状態）
過電圧設定値を確認してください。
解除方法は P27 を参照ください。
過電流設定値を確認してください。
解除方法は P29 を参照ください。
ｽﾚｰﾌﾞ機の表示内容を確認してください。

過電圧保護機能が動作しました。
過電流保護機能が動作しました。
何れかのｽﾚｰﾌﾞ機に異常が発生しました。
（並列運転時のﾏｽﾀｰ
機にのみ表示）内部整流電圧・制御回 故障の可能性があります。
路用電圧の異常を検 弊社営業へご連絡ください。
出しました。
ｽﾚｰﾌﾞ機の入力電圧が ｽﾚｰﾌﾞ機の電源スイッチがＯＮになってい異常です。
るか確認してください。
並列台数が正常に検 再度電源を起動させてください。
出できませんでした。
11 台以上並列接続さ 並列台数を確認してれています。
再度電源を起動させてください。
ZX 電源が記憶してい 今回の並列台数でよければる前回の並列接続台 「FUNC.」キーを 2 秒以上長押して検出台
数と今回の並列台数 数を承認してください。
が相違しています。
TRIP 機能が動作しま OVP＋OCP キー同時押し又はリモート制御
した。
コマンドにて表示の ALMREGCLEAR により解除してください。
電文が正常に受信できませんでした。
起動時初期化に失敗しました。

送信文を再度確認してください。
正常な電文を受信することで復帰します。
OVP＋OCP キー同時押し又はリモート制御
コマンドにて表示の ALMREGCLEAR により解除してください。
再度電源を起動させてください。
表示が変わらない場合は故障の可能性がありますので弊社営業へご連絡ください。
再度電源を起動させてください。
表示が変わらない場合は故障の可能性がありますので弊社営業へご連絡ください。

30

便利な機能便利な機能

メモリー機能電圧、電流や各種機能の設定値を「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」の３つのメモリへ書き込み、読み出すことができます。
MEMO
メモリに保存できる設定項目は 33 ページ「パネルメモリー保存内容一覧」に示します。

DISPLAYA

MEMORYB

OVP

OCP

PRESET

メモリーに保存する

C

STORE

OUTPUTFUNC.

ALARM RESET「A」、「B」、「C」の 3 つのメモリに現在の設定値を書き込みます。

「STORE」キーを押します。
｢数字表示器｣上段に電圧設定値、｢数字表示器｣下段に電流設定値が点滅表示されます。
（書き込みを中止したいときは、再度「STORE」キーを押します。）

保存先のメモリー「A」、「B」、「C」のいずれかのキーを長押しします。（１秒以上）
現在の設定値が書き込まれます。
点滅スピードが速くなり、書き込みが完了すると計測表示に戻ります。

DISPLAYA

MEMORYBCSTOREDISPLAYA

MEMORY
B

C

STORE

MEMO
OUTPUT ON/OFF と設定手順以外のキーは不感となります。
メモリーへの書き込みは、OUTPUT の ON/OFF に関わらず可能です。

メモリーから読み出す
STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCK

〔シングルアクションでの読み出し〕
FUNCTION 設定項目 54 のパラメータを”0”に設定します。
（設定方法は FUNCTION 設定 22 ページ参照）

31

CV
OUTPUT POWER
20

40 60

(%)

80 100 LMT

CC

STEP
CURRENT便利な機能読み出したい｢A｣、｢B｣、｢C｣のいずれかのキーを押します。
メモリーに保存されている内容に設定されます

DISPLAYMEMORY
B

A

C

STORE

MEMO
OUTPUT ON/OFF と設定手順以外のキーは不感となります。
メモリーの読み出しは OUTPUT の ON/OFF に関わらず可能です。

〔ダブルアクションでの読み出し〕
STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCKFUNCTION 設定項目 54 のパラメータを”1”に設定します。
（設定方法は FUNCTION 設定 22 ページ参照）
CV
OUTPUT POWER
20

読み出したい｢A｣、｢B｣、｢C｣のいずれかのキーを押します。
「数字表示器」にメモリーに保存されている電圧、電流値が点滅表示されます。
（読み込みを中止したいときは、再度同じキーを押します。ここで別のメモリーキーを押した場合は、押されたメモリーキーの電圧電流値が点滅表示します。）

40 60

(%)

DISPLAYSTEP
CURRENTCC

80 100 LMTMEMORY
B

A

C

STORE

ZX-400MN

読み出したいメモリーキーを長押しします。（１秒以上）「数字表示器」の点滅スピードが速くなり、読み出しが完了すると計測表示に戻ります。

STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCKCV
OUTPUT POWER
20

40

60

(%)

80 100 LMT

STEP
CURRENTCCMEMOOUTPUT ON/OFF と設定手順以外のキーは不感となります。
メモリーの読み出しは OUTPUT の ON/OFF に関わらず可能です。

DISPLAYA

MEMORYB

OVP

OCP

PRESET

ALARM RESET

POWER

C

STORE

OUTPUT

FUNC.

LOCAL

LOCK

32

便利な機能パネルメモリー保存内容一覧
設定に使うキーPRESET

FUNC．

33

保存できるパラメータ
CV 設定値
CC 設定値OVP 設定値
OCP 設定値
2
立ち上りモードの選択
3
CV スルーレート立ち上り
4
CV スルーレート立ち下り
5
CC スルーレート立ち上り
6
CC スルーレート立ち下り
8
ON ディレイ時間
9
OFF ディレイ時間
72 内部抵抗設定

便利な機能立ち上がりモード選択機能
使用目的に応じて最適な出力の立ち上がり特性を選択できます。
１．通常モード（定電圧（ＣＶ）優先モード）
装置やデバイスの試験など、通常の定電圧電源としての使用に適しています。
２．ラッシュ電流抑制モード（定電流（ＣＣ）優先モード）
ダイオード等の非線形負荷に定電流パルスを加えたい場合や電磁石などの電流を制御したい場合に適しています
OVP

OCP

PRESET

設定の手順

OUTPUTFUNC.

ALARM RESET

ファンクションキー「ＦＵＮＣ．」を押します。
「FUNC.」ランプが点灯します。
「数字表示器」上段に設定項目番号、下段にパラメータが表示されます。

「ＶＯＬＴＡＧＥ」ツマミで項目番号２を選択します。

STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCKCV
OUTPUT POWER
20「ＣＵＲＲＥＮＴ」ツマミで 0 または 1 を選択します。
設定値０＝通常モード（定電圧（ＣＶ）優先モード）
設定値１＝ラッシュ電流抑制モード（定電流（ＣＣ）優先モード）

40

60

(%)

80 100 LMT

CC

STEP
CURRENTSTEPVOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCK

0 または１を選択します

再度「ＦＵＮＣ．」を押して完了です。
設定内容が確定し、「数字表示器」は計測表示に戻ります。

CV
OUTPUT POWER
20

40

OVP

60

(%)

CC

STEP
CURRENTPRESETOUTPUT

80 100 LMT

OCP

ALARM RESET

FUNC.

MEMO
｢FUNC.｣キーを押さず他の FUNCTION 設定項目を変更した場合、｢FUNC.｣キーが押された時点で、設定内容が確定されます。

34

便利な機能ＣＶ優先モードでスルーレート設定をした例

可変スルーレート機能
電圧（Ｖ）→①

出力電圧、出力電流の上昇率、下降率をそれぞれ独立して設定することができます。

②

△Ｖ
△ｔ
①

△Ｖ

②

△ｔ
時間（s）→①ＣＶスルーレート立ち上り②ＣＶスルーレート立ち下り■定電圧（ＣＶ）スルーレート
定電圧動作で、出力電圧の変化率を小さくしたい場合に使用します。
設定範囲：1.0V/s～640V/s■定電流（ＣＣ）スルーレート
定電流動作で、出力電流の変化率を小さくしたい場合に使用します。
設定範囲
ZX-400MN/MＡN：0.01A/s～10.00Ａ/s
ZX-800MN/MＡN：0.01A/s～20.00Ａ/s
ZX-1600MN/MＡN：0.01A/s～40.00Ａ/s

スルーレート（ＣＶ）＝

△Ｖ
（V/S）
△ｔ

ご注意


定電流（CC）のスルーレートは並列台数により設定範囲が異なります。
例）ZX-400MN/MAN の場合①並列台数2台： 0.01～20.00A/s ⑥並列台数7台： 0.01～70.07A/s②並列台数3台： 0.01～30.00A/s ⑦並列台数8台： 0.01～80.00A/s③並列台数4台： 0.01～40.00A/s ⑧並列台数9台： 0.01～90.00A/s④並列台数5台： 0.01～50.00A/s ⑨並列台数10台：0.01～100.0A/s⑤並列台数6台： 0.01～60.00A/s

OVP

設定の手順

OCP

OUTPUTPRESETFUNC.

ALARM RESET

ファンクションキー「ＦＵＮＣ.．」を押します。
「FUNC.」ランプが点灯します。
「数字表示器」上段に設定項目番号、下段にパラメータが表示されます。

「ＶＯＬＴＡＧＥ」ツマミで項目番号２を選択します。

STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCKCV
OUTPUT POWER
20「ＣＵＲＲＥＮＴ」ツマミでパラメータを２または３に設定し、立ち上がり時の優先モードを指定します。
設定値 2＝定電圧（ＣＶ）優先，可変スルーレート
設定値 3＝定電流（ＣＣ）優先，可変スルーレート

60

(%)

80 100 LMT

CC

STEP
CURRENTSTEPVOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCKCV
OUTPUT POWER
20

２または３を選択します。

35

40

40

60

(%)

80 100 LMT

CC

STEP
CURRENT便利な機能STEPVOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCK

定電圧（ＣＶ）優先，可変スルーレート（項目 2 を 2 に設定）を選択した場合「ＶＯＬＴＡＧＥ」ツマミで項目番号３または４を選択します。
設定値 3＝立ち上り電圧スルーレート
設定値 4＝立ち下り電圧スルーレート

CV

３または４を選択します。

「ＣＵＲＲＥＮＴ」ツマミで設定値を決定します。
設定範囲：1.0V/s～640.0V/s

OUTPUT POWER
20

40

60

(%)

80 100 LMT

STEP
CURRENTCCSTEPVOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCKCV
OUTPUT POWER
20定電流（ＣＣ）優先，可変スルーレート（項目 2 を 3 に設定）を選択した場合「ＶＯＬＴＡＧＥ」ツマミで項目番号５または６を選択します。
設定値 5＝立ち上り電流スルーレート
設定値 6＝立ち下り電流スルーレート

５または６を選択します。

「ＣＵＲＲＥＮＴ」ツマミで設定値を決定します。
設定範囲
ZX-400MN/MＡN：0.01A/s～10.00Ａ/s
ZX-800MN/MＡN：0.01A/s～20.00Ａ/s
ZX-1600MN/MＡN：0.01A/s～40.00Ａ/s

40

60

(%)

80 100 LMT

CC

STEP
CURRENTSTEPVOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCKCV
OUTPUT POWER
20

40

60

(%)

80 100 LMT

CC

STEP
CURRENTSTEPVOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCKCV
OUTPUT POWER
20

40 60

(%)

CC

STEP
CURRENTPRESETOUTPUT

80 100 LMT

マスタースレーブ並列運転でご使用の場合は 35 ページのご注意を参照ください。

再度「ＦＵＮＣ．」を押して完了です。
設定内容が確定し、「数字表示器」は計測表示に戻ります。

OVP

OCP

ALARM RESET

FUNC.

MEMO
｢FUNC.｣キーを押さず他の FUNCTION 設定項目を変更した場合、｢FUNC.｣キーが押された時点で、設定内容が確定されます。

36

便利な機能シーケンシャルＯＮ／ＯＦＦ機能
複数台のＺＸシリーズの出力ＯＮ／ＯＦＦを時間差を付けて実行できます。
接続には別売りのオプションケーブル「T485-**M」（旧名：KXC-**）が必要です。

シーケンシャルＯＮ／ＯＦＦの接続
手動で出力をＯＮ／ＯＦＦする場合

TERMINATIONON[ ON ]

OU
T

IN

O
N
OF
F

ON
OFF

100‑240〜,50/60Hｚ,7A

DC
OUTPUT
SENSE

ACT

+

‑

+ ‑

MNT

‑

LINE INPUTLINKSERIAL I/F
1

SENSE

MAX

LINE INPUT+DC OUTPUT
SENSE

‑

+ ‑

100‑240〜,50/60Hｚ,7A MAX

ZX-400MA

ｼｰｹﾝｼｬﾙﾏｽﾀｰ
T485-**M＃１(旧名：KXC-**)

LINK

LAN

SERIAL I/F
2LANDC OUTPUT

+ ‑

MNT

ACT

LINE INPUT+

ZX-400MAN

ｼｰｹﾝｼｬﾙｽﾚｰﾌﾞ＃２

ZX-400MAN● ● ● ● ● ●シーケンシャルＯＮ／ＯＦＦ接続！ 注意●ＴＥＲＭＩＮＡＴＩＯＮ（終端抵抗）の設定
シーケンシャルマスター（＃1）と末尾のシーケンシャル
スレーブ（＃ｎ）の ＴＥＲＭＩＮＡＴＩＯＮスイッチをＯＮに、それ以外のシーケンシャルスレーブ をＯＦＦに設定してください。

！ 注意●シーケンシャル接続構成
本装置（ZX‑MN タイプ）は SERIAL I/F コネクタを１ポートしか持っていない為、シーケンシャルマスター（＃1）
もしくは末尾のシーケンシャルスレーブ（＃ｎ）にしかな
りえませんので注意願います。
複数台で構成したい場合は従来タイプ（ZX‑L,M,H タイプ）の装置を準備願います。

37

OUT

SERIALOFF

TERMINATION

M/S
CONTROLTERMINATIO
N

ON[ ON ]OFF

M/S CONTROL

I
N

OUT

SERIALTERMINATIONON[ OFF ]OFF

M/S CONTROLINTERMINATIONTERMINATION

ON
OFF

ｼｰｹﾝｼｬﾙｽﾚｰﾌﾞ＃ｎ便利な機能シーケンシャル機能の使用方法
シーケンシャルマスター機の「ＯＵＴＰＵＴＯＮ」信号をトリガーとして各機に設定されたディレイ時間（ｔｄon、ｔｄｏｆｆ）
経過後に出力をＯＮ/ＯＦＦします。

MEMO
シーケンシャルマスター機にも、ディレイ時間（ｔｄon、ｔｄｏｆｆ）の設定が可能です。

例）
ｼｰｹﾝｼｬﾙﾏｽﾀｰＺＸ ＃１（＋５Ｖ）

td1 ontd1 off

td2 ontd2 off

ｼｰｹﾝｼｬﾙｽﾚｰﾌﾞ
ＺＸ ＃２（＋１２Ｖ）

ｼｰｹﾝｼｬﾙｽﾚｰﾌﾞ
ＺＸ ＃ｎ（－１２Ｖ）
td3 off

td3 onＺＸ ＃１の[OUTPUT]ｷｰ
で出力をＯＮ／ＯＦＦ

ＯＮ

設定の手順

ＯＦＦ

OVP

OCP

OUTPUTPRESETFUNC.

ALARM RESET

シーケンシャルＯＮ／ＯＦＦ機能をローカルで有効にします。
ファンクションキー『ＦＵＮＣ』を押します。
「FUNC.」ランプが点灯します。
「数字表示器」上段に設定項目番号、下段にパラメータを表示します。
STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCK「ＶＯＬＴＡＧＥ」ツマミで項目番号 7 を選択し、「ＣＵＲＲＥＮＴ」ツマミでパラメータを 1 に設定します。

CV
OUTPUT POWER
20

ディレイ時間の設定をします。
ＯＮディレイ時間およびＯＦＦディレイ時間の設定は 0.00ｓ～99.99ｓの範囲です。
工場出荷時は 0.00s（ディレイ時間なしの状態）に設定されています。

40

60

(%)

80 100 LMT

CC

STEP
CURRENTSTEPVOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCKCV
OUTPUT POWER

ＯＮディレイ時間の設定「ＶＯＬＴＡＧＥ」ツマミで項目番号 8 を選択し、「ＣＵＲＲＥＮＴ」つまみでＯＮディレイ時間を設定します。
ＯＦＦディレイ時間の設定「ＶＯＬＴＡＧＥ」ツマミで項目番号 9 を選択し、「ＣＵＲＲＥＮＴ」つまみでＯＦＦディレイ時間を設定します。

20

40

60

(%)

80 100 LMT

CC

STEP
CURRENT⇒次ページへ続く

38

便利な機能シーケンシャルマスター機、シーケンシャルスレーブ機の設定をします。
「ＶＯＬＴＡＧＥ」つまみで項目番号 60 を選択し「ＣＵＲＲＥＮＴ」つまみでマスター機及びスレーブ機の設定をします。
マスター機はアドレス“１”スレーブ機はアドレス“１”以外を設定してください。

再度「ＦＵＮＣ」キーを押して完了です。
「数字表示器」は計測表示に戻ります。

CV
OUTPUT POWER
20

OVP

40

60

(%)

CC

80 100 LMT

OCP

ALARM RESET

39

STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCKPRESETFUNC.

STEP
CURRENTOUTPUT便利な機能キーロック
不用意な操作から設定を保護したい場合に「ＬＯＣＫ」キーを使用します。
キーロックの設定「ＬＯＣＫ」キーを押すと、ＬＯＣＫランプが点灯し、有効なキー入力を制限します。
キーロックの状態は FUNCTION 設定項目番号 53 のパラメータ
設定で以下の３種類の状態を選択できます。
パラメータ＝０：「ＬＯＣＫ」キーのみ使用可能です。

ZX-400MN
STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCKCV
OUTPUT POWER
20

40

60

(%)

80 100 LMTDISPLAYA

MEMORYB

OVP

OCP

PRESET

パラメータ＝１：「ＯＵＴＰＵＴ」キー、「ＬＯＣＫ」キーのみ使用可能です。

ALARM RESET

POWER

STEP
CURRENT

CC

C

STORE

OUTPUT

FUNC.

LOCAL

LOCK

パラメータ＝２：「ＤＩＳＰＬＡＹ」キー、「Ａ」、「Ｂ」、［Ｃ］キー「ＳＴＯＲＥ」キー、「ＯＵＴＰＵＴ」キー「ＬＯＣＫ」キーが使用可能です。

キーロックの解除
再度「ＬＯＣＫ」キーを押すと、ＬＯＣＫランプが消灯し、すべてのキーが有効になります。

40

便利な機能内部抵抗可変（ＺＸシリーズＡタイプ）
定電圧モードで動作しているとき、負荷電流による電圧降下を意図的に発生させることができます。
化学電池（放電時）の内部抵抗や太陽電池、燃料電池のＩ－Ｖ特性を近似させることができます。

！ 注意
内部抵抗可変機能は直流的な動作に限ります。
過渡的な現象の近似には適しません。

設定の手順
ファンクションキー「FUNC.」を押します。
「FUNC.」ランプが点灯します。
「数字表示器」上段に設定項目番号、下段にパラメータが表示されます。

「ＶＯＬＴＡＧＥ」ツマミで項目番号７２を選択します。

OVP

OCP

PRESETOUTPUTFUNC.

ALARM RESETSTEPVOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCKCV
OUTPUT POWER
20「ＣＵＲＲＥＮＴ」ツマミで内部抵抗値の設定をします。
設定範囲は 0.00Ω～64.0Ωです。
ZX-400HＡN：0.00Ω～64.0Ω
ZX-800HＡN：0.00Ω～32.0Ω
ZX-1600HＡN：0.00Ω～16.0Ω

40

60

(%)

80 100 LMT

CC

STEP
CURRENTSTEPVOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCKCV
OUTPUT POWER
20

40

60

(%)

80 100 LMT

CC

STEP
CURRENT

工場出荷時は 0.00Ω（内部抵抗なしの状態）に設定されています。

再度「ＦＵＮＣ．」キーを押して完了です。
設定内容が確定し、「数字表示器」は計測表示に戻ります。

MEMO｢FUNC.｣キーを押さず他の FUNCTION 設定項目を変更した場合、｢FUNC.｣キーが押された時点で、設定内容が確定されます。

41

OVP

OCP

ALARM RESETPRESETFUNC.

OUTPUT便利な機能計測表示のスムージング
負荷電流が周期的に速いスピードで変動する場合などに表示値を安定させたい時に使用します。
表示値は最新のデータを含む過去２秒間の計測データを平均した値になり、約 200ｍｓ間隔で更新されます。
（移動平均法と呼ばれる方法です）
OVP

設定の手順
ファンクションキー｢ＦＵＮＣ．｣を押します。
「FUNC.」ランプが点灯します。
「数字表示器」上段に設定項目番号、下段にパラメータを示します。

｢ＶＯＬＴＡＧＥ｣ツマミで項目番号１２を選択し｢ＣＵＲＲＥＮＴ｣ツマミでパラメータを１に設定します。

OCP

OUTPUTPRESETFUNC.

ALARM RESETSTEPVOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCKCV
OUTPUT POWER
20

40

60

(%)

CC

80 100 LMT

STEP
CURRENT

再度｢ＦＵＮＣ．｣キーを押して完了です。
「数字表示器」は計測表示に戻ります。

OVP

OCP

ALARM RESETPRESETOUTPUT

FUNC.

42

便利な機能直線性補償機能
直流電源の定電圧､定電流の基準電圧用ＤＡコンバータや誤差増幅器、フィードバック系に起因する出力の非直線性を計測機能を使用して補償し、高い出力設定精度を得る機能です。
通常は補償機能ＯＮ（パラメータ１または２）で使用します。
OVP

OCP

OUTPUTPRESETFUNC.

ALARM RESET

設定の手順
ファンクションキー｢ＦＵＮＣ．｣を押します。
「FUNC.」ランプが点灯します。
「数字表示器」上段に設定項目番号、下段にパラメータを示します。

｢ＶＯＬＴＡＧＥ｣ツマミで項目番号１３を選択し｢ＣＵＲＲＥＮＴ｣ツマミで補償の動作モードを選択します。
0＝補償動作なし
1＝補償動作が収束後、次に出力ＯＮ、設定値の変更、出力モード（CV/CC）の変化があるまで補償値を保持する。
2＝常時（200ms 周期）補償動作を行う。

STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCKCV
OUTPUT POWER
20

40

60

(%)

80 100 LMT

CC

STEP
CURRENT

再度｢ＦＵＮＣ．｣キーを押して完了です。
OVP

項目番号と設定内容は、計測表示に戻ります。

43

OCP

ALARM RESETPRESETFUNC.

OUTPUT便利な機能（補足）

ＯＵＴＰＵＴ ＯＮ時、ＯＵＴＰＵＴ ＯＮ中の出力設定変更時、出力モード切り替わり時（ＣＶ→ＣＣまたはＣＣ→ＣＶ）に微小な出力変化が起きる場合があります。
負荷側の供試体へこの出力変化を気にされる場合は直線性補償機能をＯＦＦにしてご使用されることをおすすめします。
出力モードによる変化量
ＣＶモード：±（０．３％＋３００ｍＶ）【４００ＭＮ/ＭＡＮ、８００ＭＮ/ＭＡＮ、１６００ＭＮ/ＭＡＮ】
ＣＣモード：±（１．５％＋１５ｍＡ） 【４００ＭＮ/ＭＡＮ】±（１．５％＋１５ｍＡ） 【８００ＭＮ/ＭＡＮ】±（１．５％＋３０ｍＡ） 【１６００ＭＮ/ＭＡＮ】
直線性補償機能 OFF 時の新しい出力＋前回の補正値

直線性補償機能 OFF 時の新しい出力＋前回の補正値

直線性補償機能により補正された新しい出力

直線性補償機能により補正された新しい出力

直線性補償機能により補正された出力時間（ms）
1200ms

直線性補償機能により補正された出力OUT ON または出力設定変更、出力モードの切り替わり

OUT ON または出力設定変更、出力モードの切り替わり

前回の補正値がプラスの場合（拡大図）

時間（ms）
1200ms

前回の補正値がマイナスの場合（拡大図）

時間

OUT ON または出力設定変更、出力モードの切り替わり

44デジタル通信で使う
概要
本機背面の[LAN]コネクタとＰＣのＬＡＮポートを接続するか、[SERIAL I/F]コネクタと、コンピュータ、シーケンサ等の通信端末のＣＯＭポートを接続することにより、ＬＡＮ通信もしくはＲＳ－４８５準拠によるリモートコントロールができます。
また、[SERIAL I/F]コネクタをマルチに接続することで、通信端末一台による複数台の ZX シリーズのリモートコントロー
ルを実現できます。コマンドの形式は、IEEE488.2 共通コマンドと、SCPI プロトコルに準拠した形式、または、当社 EX シ
リーズのコマンドに準拠した 2 つの形式から選択できます。

ＬＡＮ通信
リモートコントロールコネクタ「ＬＡＮ」のコネクタ形式（ＲＪ－４５）

LAN
1

8

ﾋﾟﾝNo.

名称

IN/OUT

ﾋﾟﾝNo.

名称

IN/OUT

1

TXD+

OUT

2

TXD-

OUT

3

RXD+

IN

4

NC

-

5

NC

-

6

RXD-

IN

7

NC

-

8

NC

-

本体側:RJ‑45コネクタ
リモートコントロールコネクタ「LAN」ピン配置！ 注意● LAN コネクタへの接続
ご使用になる PC と、カテゴリ 3, 4, 5 の UTP ケーブル（クロス）で接続してください。
規格上の LAN ケーブルの長さは、最大 100m ですが、ノイズの多い環境に敷設するときは、
なるべく短い LAN ケーブルを使用してください。

！ 注意● LAN ポートのデータについて
本機器は、LAN のプロトコルとして、TCP/IP を使用しています。他のネットワーク機器が多数接続されたネットワークの場合、データ送受信の遅延が発生する場合があります。

！ 注意● LAN ケーブル切断時の動作について
本機器と接続されている LAN ケーブルをリモート制御中に切断した場合、本機器は切断直前の設定
状態及び出力状態を保持しますので注意願います。

45

デジタル通信で使う
ＬＡＮ通信動作内容■TCP/IP のコネクションについて
PC のコネクションは、本装置が接続待ち(受動接続・passive-open)となります。
本装置が同時にコネクションを確立できる数は 1 個です。

(図．本装置のコネクション）46

デジタル通信で使うコネクション確立後、LAN I/F 側での無通信状態を 10 秒検出する毎に、本装置は PC へキープアライブパケットを送信します。本装置は、6 回連続でキープアライブパケットの応答を受けなかった場合、RST パケットを送信し、コネクションを切断します。

ZX-LNシリーズ
ZX-MNシリーズ
ZX-HNシリーズ

PC(コネクション確立状態)

KeepAlive
ACK

LAN I/Fで無通信を10秒検出したのでキープアライブ
パケットを送信。

ケーブル抜け,PCダウン等の(コネクション確立状態)(コネクション確立状態)
物理接続の障害発生

KeepAlive

KeepAlive

6回連続で、キープアライブ
パケットの応答がなかったので
RSTパケット送信。

KeepAlive
RST(コネクション切断状態)[LAN I/F](図．キープアライブパケットによる物理接続監視）

MEMO
通常、キープアライブパケットの応答は OS，TCP
プロトコルスタックが行いますので、ユーザープログラムでは、意識する必要はありません。

47

デジタル通信で使う■ZX-LN／MN／HN シリーズ通信ラインの内部動作について
ZX-LN・ZX-HN シリーズは、LAN I/F から TCP/IP パケットで受信したデータをシリアル I/F に変換し、弊社電源シリアル通信ラインに送信します。

(図．ZX‑LN／MN／HN 通信ラインの内部動作）

48デジタル通信で使う
設定変更 (保守モード)

IP アドレス等の設定

PC からターミナルエミュレータ(ハイパーターミナル等)を使用し、本装置のネットワーク設定変更行います。
この場合、通常の本装置の動作から、保守モードに移行します。
■LAN ポートから保守モードに移行する方法①PC と使用する LAN ポートを通信ケーブルで接続し、本装置の電源を投入します。
②PC から本装置の IP アドレス「192.168.0.1」、ポート 23 へ接続(active-open)します。
③接続が確立(ESTABLISHED)し、保守モードになると、「表示例 1」が表示されます。

MM‑2490 : ZXseries LAN I/F
version : 0.00 (build: Jan 01 2012, 00:00:00)
Copyright(c) TAKASAGO,LTD. 2012 All Rights Reserved.
(表示例 1)！ 注意
・すでに通常動作で接続されていたコネクションは切断されます。
・設定変更を反映 及び、保守モードを終了する場合は、本装置を再起動してください。
・保守モードで動作中は、通常のインターフェースコンバータとしての動作はできません。
・設定変更後、「S」コマンドでの設定の保存を忘れないようにして下さい。
・設定保存後、「save E2PROM... Done.」が表示されるまでは、本装置の電源を OFF しないで下さい。

IP アドレスの初期化
本装置の IP アドレスを変更後、忘れてしまった場合は、15 ページに記載している
本装置の工場出荷設定操作を行ってください。
本装置の工場出荷設定(A+C 押し起動)で、ネットワーク設定が初期化されます。
※ MAC アドレスは初期化されません。
ネットワーク設定の初期値は 51 ページを参照願います。

49

デジタル通信で使う■設定を変更する方法
保守モードで設定を変更する場合、コマンドプロンプト「>」に続けて「表示例 2」の Configuration Menu 番号を入力します。
表示される設定ガイドを参考に入力し、最後に Enter キーを押します。
設定が受け付けられると「表示例 3」のように「Change xxxxxxxx」が表示されますので「S」コマンドを入力し、設定内容を保存してください。（設定内容は本装置を再起動後、反映されます）>?
*‑ Configuration Menu ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑*￨
MAC Address
00:00:00:00:00:00￨￨ 2 : set IP Addrress
192.168.0.1￨￨ 3 : set subnet mask
255.255.255.0￨￨ 4 : set gateway
0.0.0.0￨￨ 7 : port no.
50001￨￨ S : save E2PROM￨￨ V : version￨￨ ? : Configuration Menu￨*‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑*>
Configuration Menu コマンド
(表示例 2)>2
IP address : 192.168.0.1
Set new IP address (xxx.xxx.xxx.xxx)>192.168.0.122
Changed IP address : 192.168.0.122>S
save E2PROM... Done.
>(表示例 3)50

デジタル通信で使う
構文エラー・範囲エラーの場合は「表示例 4」のように「Command Error」が表示されます。
>2
IP address : 192.168.0.1
Set new IP address (xxx.xxx.xxx.xxx)>192.168.100.1222
Command error>(表示例 4)！ 注意
・MAC Address の変更は出来ません。
・設定を反映させる場合、S コマンドで現在の設定を 保存し、本装置を再起動させて下さい。

表．保守モード Configuration Menu コマンド一覧
Configuration
Menu コマンド

51

名称

内容

2

IP Addrress

LAN I/F の IP アドレスを設定します。
(初期設定値:192.168.0.1)

3subnet mask

LAN I/F のサブネットマスクを設定します。
(初期設定値:255.255.255.0)

4gateway

LAN I/F のデフォルトゲートウェイを設定します。
(初期設定値:0.0.0.0)

7port no.

LAN I/F の passive-open ポートを設定します。
(初期設定値:50001、設定範囲：1～65535)

S

save E2PROM

現在の設定情報を E2PROM に保存します。

Vversion

ZXseries LAN I/F F/W バージョンを表示します。

?

Configuration
Menu

Configuration Menu を表示します。

デジタル通信で使う
ＲＳ－４８５通信
外部コントロールコネクタ「SERIAL I/F」のコネクタ形式（ＲＳ－４８５）
1
SERIAL I/F

8
本体側：RJ-45（ﾒｽ）※PinNo.3～6のTX±、RX±信号は各装置設定状態にてIN/OUTが逆になるので注意願います。
・リモート制御（マスター機設定時）

・シーケンシャル制御（マスター機設定時）

ﾋﾟﾝNo.

名称

IN/OUT

ﾋﾟﾝNo.

名称

IN/OUT

ﾋﾟﾝNo.

名称

IN/OUT

ﾋﾟﾝNo.

名称

IN/OUT

1

NC

-

2

NC

-

1

NC

-

2

NC

-

3

TX+

IN

4

TX-

IN

3

TX+

IN

4

TX-

IN

5

RX+

OUT

6

RX-

OUT

5

RX+

OUT

6

RX-

OUT

7

NC

-

8

GND

-

7

NC

-

8

GND

-

・リモート制御（スレーブ機設定時）

・シーケンシャル制御（スレーブ機設定時）

ﾋﾟﾝNo.

名称

IN/OUT

ﾋﾟﾝNo.

名称

IN/OUT

ﾋﾟﾝNo.

名称

IN/OUT

ﾋﾟﾝNo.

名称

IN/OUT

1

NC

-

2

NC

-

1

NC

-

2

NC

-

3

TX+

OUT

4

TX-

OUT

3

TX+

OUT

4

TX-

OUT

5

RX+

IN

6

RX-

IN

5

RX+

IN

6

RX-

IN

7

NC

-

8

GND

-

7

NC

-

8

GND

-

外部コントロールコネクタ「SERIAL I/F」ピン配置■『SERIAL I/F （RS-485）』への接続
ZX の「SERIAL I/F」と、弊社オプション「T485-＊＊M」又は、「KXC-＊＊」で接続してください。

！ 注意
お客様でケーブルを用意される場合、RS-485 仕様を良く確認した上で接続下さい。

！ 注意● 外部コントロールケーブル切断時の動作について
本機器と接続されている外部コントロールケーブルを切断した場合、本機器は切断直前の設定状態及び出力状態を保持しますので注意願います。

52

デジタル通信で使う
マルチ接続
１台のコンピュータ、シーケンサなどの通信端末で複数台の ZＸシリーズを制御する接続構成を下図に示します。
ZＸシリーズにそれぞれ独立したアドレスを設定すると、１個のポートで最大３１台のＺＸの制御ができます。

！ 注意

M/S CONTROLTERMINATIONSERIAL

MNT

LINK

LAN
MNT

複数のＺＸシリーズをパソコンで制御する

53

ACT

SERIAL I/F
1

LINK

MNT

MNT

ACT

LAN

SERIAL I/F
2

SERIALTERMINATIONTERMINATIO
N

M/S
CONTROL

M/S CONTROL●マルチ接続された ZX に接続できる通信端末（パソコン等）は、一台だけです。
●本装置（ZX-LN タイプ）は SERIAL I/F コネクタを１ポートしか持っていない為、マスター（＃1）
もしくは末尾のスレーブ（＃ｎ）にしかなりえませんので注意願います。［末端機器として使用する］
複数台で構成したい場合は従来タイプ（ZX-L,H タイプ）の装置を準備願います。
●通信端末がＬＡＮ「LAN」で接続された ZX のデバイスアドレスは必ず「１」に設定して下さい。
●通信端末がＲＳ－４８５「SERIAL I/F」で接続された ZX のデバイスアドレスは必ず「１」以外に設定して下さい。
●設定は FUNCTION 設定項目６０「デバイスアドレス」にて行います。
●本装置の「TERMINATION」スイッチは常時「ON」に設定して下さい。
●従来機の ZX を間に挟む場合は「SERIAL I/F2」にケーブルを接続し「TERMINATION」スイッチを「ＯＦＦ」に設定して下さい。
●従来機の ZX の「SERIAL I/F 2」に１本のケーブル接続またはケーブル接続なしの場合は「TERMINATION」
スイッチを「ＯＮ」にして下さい。
●「SERIAL I/F」への接続は、弊社オプション「T485-＊＊M」又は、「KXC-＊＊」で接続してください。

デジタル通信で使う
シリアルポート設定
本機のシリアルポート設定について記述します。
シリアルポート設定
項目
設定値の範囲ビットレート2400、9600、19200、38400bps
データ長
8bit（固定）
パリティ
NOT、ODD、EVEN
ストップビット
1bit（固定）
フロー制御
無し※下線付は本機の初期設定値を意味します。
通信端末側のシリアルポート設定を本機のシリアルポート設定と合わせて下さい。
設定が異なると通信が確立しません。ビットレート及びパリティは、FUNCTION 設定項目６１「ビットレート」
及び、項目６２「パリティ」にて設定します。（⇒22 ページ）
設定の変更は次回の入力電源投入時から有効となります。

コマンド送信間隔
本機にはフロー制御機能がないため、連続でコマンドを送信する場合は通信端末側でディレイを持つ必要があります。
受信に失敗した場合、ZX シリーズはアラームレスポンスを返します。
アラームレスポンス
ＺＸコマンド体系の場合 ： ｢ ERROR ｣ＥＸコマンド体系の場合 ： ｢ ALM128 ｣コマンド送信間隔の目安を以下に示します。
コマンド送信間隔一覧
ビットレートディレイ時間２４００bps
２００ms
９６００bps
５０ms
１９２００bps
４０ms
３８４００bps
２０ms

54

デジタル通信で使うアクセス方法アクセス手順本機は、FUNCTION 設定項目６０「デバイスアドレス」にて設定してあるデバイスアドレスと、「デバイスアドレスの指定」コマンドで指定されたアドレスが一致すると、通信コマンドによる制御が可能になります。
この時、前面の「REMOTE」LED が点灯し、通信コマンドによる制御を受け付け可能な状態（以下リモート制御状態と記述）になります。同時に、前面パネルからの制御を受け付けなくなります。（下図参照）
設定されているデバイスアドレスとは異なるアドレスの「デバイスアドレスの指定」コマンドを受信した時は、それ以後の通信コマンドによる制御を放棄します。
再度、通信コマンドによる制御を行う時は、「デバイスアドレスの指定」コマンドで、本機のデバイスアドレスを指定す
ると、コマンド制御が有効になります。
リモート制御状態から、前面パネルによるローカル制御状態へ戻す時は、前面パネルの「LOCAL」キーを押します。
「REMOTE」LED が消灯し、ローカル制御状態になります。
以後、前面パネルからの制御が受け付け可能になります。

REMOTE LED 点灯

REMOTE LED 消灯

STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCKCV
OUTPUT POWER
20

40

60

DISPLAY

OVP

A

OCP

CV

(%)

80 100 LMT

STEP
CURRENTCCMEMORY
B

C

POWER

STORE

OUTPUTPRESET

ALARM RESETFUNC.

OUTPUT POWER
20

40

60

DISPLAY

OVP(%)

80 100 LMT

A

OCP

55

C

POWER

STORE

OUTPUTPRESET

ALARM RESET
LOCAL

STEP
CURRENTCCMEMORYB

LOCK

リモート制御状態

STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCK

FUNC.

LOCAL

LOCK

ローカル制御状態

デジタル通信で使う
マルチ接続時の通信
ＺＸシリーズを２台接続した時のリモート制御の例です。

① デバイスアドレス１に設定したＺＸ電源に対し、電圧５.５Ｖを設定。
REMOTE LED 点灯
STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCKCV
OUTPUT POWER
20

コマンド
PCなど

40

60

CV

(%)

80 100 LMTCC

DISPLAYA

MEMORYB

OVP

OCP

PRESETCOUTPUT POWER
20

STORE

DISPLAYA

MEMORYB

OUTPUTOVPOCPPRESET

40

60

80 100 LMT

STEP
CURRENT

CC

C

STORE
OUTPUTFUNC.

ALARM RESET
LOCAL

POWER

(%)

STEP
CURRENTFUNC.

ALARM RESETSTEPVOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCK

LOCAL

POWER

LOCK

LOCK

[A1,MV5.5(CR+LF)]送信
5.5Vが設定される② デバイスアドレス２に設定したＺＸ電源に対し、電圧７.５Ｖを設定。
[A2,MV7.5(CR+LF)]送信REMOTE LED 点灯

STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCKREMOTE LED 点灯CV
OUTPUT POWER
20

コマンド
PCなど

40

60

CC

DISPLAYA

MEMORYB

OVP

OCP

PRESET

ALARM RESET

CV

(%)

80 100 LMT

STEPVOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCK

C

(%)

20

STORE

DISPLAYA

MEMORYB

OUTPUTOVPOCPPRESET

FUNC.

POWER

OUTPUT POWER

STEP
CURRENT40

60

80 100 LMT

ALARM RESET
LOCAL

POWER

STEP
CURRENT

CC

C

STORE
OUTPUT

FUNC.

LOCAL

LOCK

LOCK

[A2,MV7.5(CR+LF)]送信
5.5Vが設定される

7.5Vが設定される

56

デジタル通信で使う

通信コマンドコマンドの形式は、IEEE488.2 共通コマンド及び、SCPI プロトコルに準拠した ZX 標準のコマンド形式
または、当社 EX シリーズのコマンドに準拠した EX コマンド互換形式の２つの形式から選択できます。
コマンド形式の選択は、FUNCTION 設定項目６３「コマンド形式」にて行います。（⇒22 ページ）
設定の変更は次回の入力電源投入時から有効となります。

ZX 標準コマンド
ZX 標準コマンドとは IEEE488.2 共通コマンド（以降共通コマンドと記述）及び、SCPI プロトコルに準拠したコマンド（以降 SCPI コマンドと記述）です。

ZX 標準コマンドフォーマット
コマンド記述の基本
全てのコマンド及びレスポンスは ASCII 文字列です。
コマンドワードとパラメータの間には１文字のスペース[]が必要です。
＜例＞
ADDRess[]１
文中において、コマンドワードとは ADDRess、OUTPut などのコマンドキャラクタを意味します。
また、プログラムメッセージとは ALM：CONTain：CC などの一連の送信文字列を意味します。

クエリコマンド
コマンドには設定コマンドとクエリコマンドが存在します。設定コマンドはパラメータの設定を行うコマンドで、クエリコマンドは、現在の設定値の状態などを要求するコマンドです。コマンドワードの末尾にクエスチョン
マーク「?」を付加することでクエリコマンドと判断されます。
＜例＞
OUTPut?

オプションコマンド
コマンドワードの中には省略可能なオプションコマンドが存在します。文中では、オプションコマンドはカッコ（[ ]）で囲んで表記しています。実際に送信する際はカッコを省くように注意して下さい。
＜例＞
以下の２つのコマンドは同じ意味のコマンド
OUTPut
OUTPut[：STAT]57

デジタル通信で使う
大文字と小文字の区別
共通コマンド及び SCPI コマンドはコマンドワードの大文字と小文字の区別がありません。
＜例＞
OUTPUT
OutputOutp
OUTP
OUTPutショートフォームとロングフォーム
SCPI コマンドには短縮形（ショートフォーム）と通常形（ロングフォーム）とがあり、どちらでも送信することができます。
コマンドワードはロングフォームかショートフォームのいずれかでなければならず、その中間の表記はエラーとなり実行されません。
＜例＞
OUTPut ロングフォーム
OUTP ショートフォーム
OUTPut[：STAT]ロングとショートフォームの組み合わせ
OUTPu 不正なコマンドと認識

SCPI コマンドの記述方法
SCPI コマンドは以下のように階層構造となっています。
＜例＞
ALM ルートコマンド：CLEar コマンド
：CONTain パスコマンド：CC[]＜NRf＞コマンドとパラメータ（NRf は数値パラメータ。＜＞は記述時は省く）：CV?クエリコマンド
プログラムメッセージは省略可能なオプションコマンドを除いて、必ずルートコマンドで始まらなければなりません。
ルートコマンド自体がオプションコマンドである場合は、次のレベルのコマンドがルートコマンドとして処理されます。
プログラムメッセージの先頭にコロン（：）を置くことが可能です。
＜例＞
以下の２つのコマンドは同じ意味のコマンド
stat：pres：stat：pres
複数のプログラムメッセージをセミコロン「；」で区切って連結することが可能です。
＜例＞
ALM：CLEar；：ALM：CONTain：CC[]＜NRf＞⇒次ページへ続く

58

デジタル通信で使う

また、セミコロンで連結する場合、同じコマンドレベル内のコマンドであれば、ルートの記述を省略できます。
＜例＞
同ルート内のコマンドのため CONTain 以降も実行される。
ALM：CLEar；CONTain：CC[]＜NRf＞
プログラムメッセージの中にコロン「：」を検出すると次のコマンドレベルへ移動します。セミコロン「；」の直後に続くコロン「：」を検出するとパスの位置（パスポインタ）がルートまでリセットされます。連結文字のセミコロン以下にコロンが無い場合は、ルートの省略系と判断され、セミコロン以下にコロンがある場合は、ルートのリセットと判断されます。
＜例＞
セミコロン以下にコロンが無いため、セミコロン以下はコマンドレベルがALM：の状態と判断。ALM：以下にALMコマ
ンドは存在しないためエラーと判断。
ALM：CLEar；ALM：CONTain：CC[]＜NRf＞
共通コマンドは SCPI コマンドのパスポインタの影響を受けずに記述ができます。また、パスポインタも共通コマンドには影響を受けません。
＜例＞
ALM：CLEAR；*IDN?；CONTAIN：CC?

デリミタ
プログラムメッセージの末尾には CR/LF/CR+LF（CR：キャリッジリターン（0x0d）、LF：ラインフィード 0x0A）の何れかを付加して下さい。

コマンドの実行について
コマンドはプログラムメッセージが現れる順番に従って実行されます。
無効なコマンドはエラーと判断し、実行されません。
マルチコマンドプログラムメッセージに有効なコマンドと無効なコマンドが含まれる場合は、無効なコマンドを検出する
直前の有効なコマンドまでが実行されます。無効なコマンド以降は有効なコマンドを含んでいたとしても無視されます。
＜例＞
ALM：CLEar までは有効なコマンドなため実行される。それ以降は無効なコマンドとなり無視される。
ALM：CLEar；ALM：CONTain：CC[]＜NRf＞

デバイスアドレスの指定
デバイスアドレスが指定されていない状態だと、受信する全てのプログラムメッセージが無視されます。
デバイスアドレスの指定は一度指定した後は毎回指定する必要はなく、省略可能となります。
＜例＞
初回でデバイスアドレス１を指定したため、以降のコマンドは全てデバイスアドレス１の ZX 電源が実行します。
ADDRess1；：ALM：CLEar；CONTain：CC[]＜NRf＞
ALM：CONTain：CV?

59

デジタル通信で使う
アクノリッジメッセージ
正常なコマンドを受信した時は“OK”を、異常なコマンドを受信した時は“ERROR”を返します。
正常時は応答を返さない設定もコマンド経由で設定できます。
（クエリコマンド受信時は応答データメッセージがアクノリッジメッセージとなります。）

ZX 標準コマンド詳細
IEEE488.2 共通コマンド
ＩＥＥＥ488.2 共通コマンドに準拠したコマンドについて説明します。

コマンド名
*IDN
*RST

共通コマンド一覧
処理概要
装置情報問い合わせ
設定パラメータの初期化

コマンド形態
クエリのみ
設定のみ＊ＩＤＮ：装置情報の問い合わせ
機能：装置情報（メーカ名、機種名、ソフトウェアバージョン）を取得します。
書式：＊ＩＤＮ?
形態：クエリコマンドのみ
レスポンス：メーカ名、機種名、ソフトウェアバージョン
＜例＞
*IDN?
TAKASAGO,ZX400MN,1.00＊ＲＳＴ：設定パラメータの初期化
機能：設定パラメータの初期化（工場出荷時設定）を行ないます。
書式：＊ＲＳＴ
形態：設定コマンドのみ
パラメータ無し
＜例＞
*RST

60

デジタル通信で使う

SCPI コマンドSCPI プロトコルに準拠したコマンドについて説明します。

ADDRess 階層
ADDRess 階層のコマンドはデバイスアドレスの指定のみです。

コマンド名
ADDＲess

処理概要
デバイスアドレスの指定

コマンド形態
設定のみ

ＡDDRess：デバイスアドレスの指定
機能：ZＸ電源のデバイスアドレスを指定します。
書式：ADDRess[]＜NRｆ＞
形態：設定コマンドのみ
設定範囲：０～５０
指定アドレス０はグローバルアドレスとなり、マルチ接続されている全ての ZX シリーズ直流電源を指定します。
グローバルアドレス指定後は出力 ON/OFF 設定コマンド「OUTPut[：STATe]」のみ有効となります。
また、グローバルアドレス指定状態時に限り、アクノリッジレスポンスの送信を行いません。

！ 注意
同じシステム内において、ZX 電源のアドレスが重複しないようにして下さい。
＜例＞
ADDR[]161

デジタル通信で使う
ALM 階層
ALM 階層のコマンドはアラームリセット、ステータス情報の外部出力の設定が該当します。
コマンド名
ALM
：CLEar：CONTAin
：CC
：CV
：PL
：PONB

処理概要
－
アラームリセットの実行－
LEVEL1_ALM に CC_STS を含むかどうかの設定
LEVEL1_ALM に CV_STS を含むかどうかの設定
LEVEL1_ALM に PL_STS を含むかどうかの設定
LEVEL1_ALM に P_ON_B を含むかどうかの設定

コマンド形態
－
設定のみ
両方
両方
両方
両方

ＡLM：CLEar：アラームリセットの実行
機能：アラームリセット（過電圧・過電流アラームの発生状態を解除）を実行します。
書式：ALM：CLEar
形態：設定コマンドのみ
パラメータ無し＜例＞
ALM：CLE！ 注意
注意事項：アラームリセットは、必ず原因を取り除いた後、実行して下さい。

ＡLM：CONTain：CC：LEVEL1_ALM に CC_STS を含むかどうかの設定
機能：LEVEL1_ALM 出力条件に CC_STS の状態を含むかどうかの設定を行います。
FUNCTION 設定項目７５と同じ設定です。
書式：ALM：CONTain：CC[]＜NRf＞
形態：設定コマンド、クエリコマンド
パラメータ：０・・・LEVEL1_ALM に含まない
１・・・LEVEL1_ALM に含む
レスポンス：０、１
制限：以下の状態の場合、正常な設定コマンドに対してアラームレスポンスが返ります。
・アナログオプション未実装状態。
・並列運転のスレーブ機として動作中。
＜例＞
ALM：CONT：CC[]1
ALM：CONT：CC?
162

デジタル通信で使う

ＡLM：CONTain：CV：LEVEL1_ALM に CV_STS を含むかどうかの設定
機能： LEVEL1_ALM 出力条件に CV_STS の状態を含むかどうかの設定を行います。
FUNCTION 設定項目７４と同じ設定です。
書式： ALM：CONTain：CV[]＜NRf＞
形態： 設定コマンド、クエリコマンド
パラメータ：
０・・・LEVEL1_ALM に含まない
１・・・LEVEL1_ALM に含む
レスポンス：０、１
制限： 以下の状態の場合、正常な設定コマンドに対してアラームレスポンスが返ります。
・アナログオプション未実装状態。
・並列運転のスレーブ機として動作中。
＜例＞
ALM：CONT：CV[]0
ALM：CONT：CV?
0

ＡLM：CONTain：PL：LEVEL1_ALM に PL_STS を含むかどうかの設定
機能： LEVEL1_ALM 出力条件に PL_STS の状態を含むかどうかの設定を行います。
FUNCTION 設定項目７６と同じ設定です。
書式： ALM：CONTain：PL[]＜NRf＞
形態： 設定コマンド、クエリコマンド
パラメータ：
０・・・LEVEL1_ALM に含まない
１・・・LEVEL1_ALM に含む
レスポンス：０、１
制限： 以下の状態の場合、正常な設定コマンドに対してアラームレスポンスが返ります。
・アナログオプション未実装状態。
・並列運転のスレーブ機として動作中。
＜例＞
ALM：CONT：PL[]1
ALM：CONT：PL?
163

デジタル通信で使う

ＡLM：CONTain：PONB：LEVEL1_ALM に P_ON_B を含むかどうかの設定
機能： LEVEL1_ALM 出力条件に P_ON_B の状態を含むかどうかの設定を行います。
FUNCTION 設定項目７６と同じ設定です。
書式： ALM：CONTain：PONB[]＜NRf＞
形態： 設定コマンド、クエリコマンド
パラメータ：
０・・・LEVEL1_ALM に含まない
１・・・LEVEL1_ALM に含む
レスポンス：パラメータと同様
制限： 以下の状態の場合、正常な設定コマンドに対してアラームレスポンスが返ります。
・アナログオプション未実装状態。（形名の末尾にＡが付かないタイプ）
・並列運転のスレーブ機として動作中。
＜例＞
ALM：CONT：PONB[]0
ALM：CONT：PONB?
064

デジタル通信で使う
OUTPut 階層
OUTPut 階層のコマンドは、出力制御に関する機能が該当します。
コマンド名
OUTPut：DELay：ON：CFF：EXTernal
：MODE
：HOT
：MODE
[：STATe]

処理概要－－
出力 ON ディレイ時間の設定
出力 OFF ディレイ時間の設定－
外部接点による出力制御の動作モード設定
POWERON 時の出力の状態設定
立ち上りモードの設定
出力 ON/OFF 設定

OUTPut：DELay：ON：出力 ON ディレイ時間の設定
機能： 出力 ON ディレイ時間を設定します。
FUNCTION 設定項目８と同じ設定です。
書式： OUTPut：DELay：ON[]＜NRf＞
形態： 設定コマンド、クエリコマンド
パラメータ：
０．００～９９．９９
レスポンス：
パラメータと同様
制限： 以下の状態の場合、正常な設定コマンドに対してアラームレスポンスが返ります。
・直列運転のスレーブ機として動作中。
・並列運転のスレーブ機として動作中。
＜例＞
OUTP：DEL：ON[]12.34
OUTP：DEL：ON?
12.34

65

コマンド形態
－
－
両方
両方
－
両方
両方
両方
両方

デジタル通信で使う

OUTPut：DELay：OFF：出力 OFF ディレイ時間の設定
機能： 出力 OFF ディレイ時間を設定します。
FUNCTION 設定項目９と同じ設定です。
書式： OUTPut：DELay：OFF[]＜NRf＞
形態： 設定コマンド、クエリコマンド
パラメータ：
０．００～９９．９９
レスポンス：
パラメータと同様
制限： 以下の状態の場合、正常な設定コマンドに対してアラームレスポンスが返ります。
・直列運転のスレーブ機として動作中。
・並列運転のスレーブ機として動作中。

＜例＞
OUTP：DEL：OFF[]56.78
OUTP：DEL：OFF?
56.78

OUTPut：EXTernal：MODE：外部接点による出力制御の動作モード設定
機能： 外部接点による出力制御の動作モードを設定します。
FUNCTION 設定項目１１と同じ設定です。
書式： OUTPut：EXTernal：MODE[]＜NRf＞
形態： 設定コマンド、クエリコマンド
パラメータ：
０…無効
１…ショート時出力 ON、オープン時出力 OFF
２…ショート時通常動作、オープン時出力 OFF
レスポンス：
パラメータと同様
制限： 以下の状態の場合、正常な設定コマンドに対してアラームレスポンスが返ります。
・並列運転のスレーブ機として動作中。

＜例＞
OUTP：EXT：MODE[]1
OUTP：EXT：MODE?
1

66

デジタル通信で使う

OUTPut：HOT：POWERON 時の出力の状態設定
機能： POWERON 時の出力の状態を設定します。
FUNCTION 設定項目５１と同じ設定です。
書式： OUTPut：HOT[]＜NRf＞
形態： 設定コマンド、クエリコマンド
パラメータ：
０…OFF
１…MODE１（HOTSTART）
ALM、TRIP からの復旧時も HOTSTART が有効となります。
2…MODE2（HOTSTART）
ALM、TRIP からの復旧時、OUTPUTOFF 状態で起動します。
次回起動時から再度 HOTSTART 有効
レスポンス：
パラメータと同様
制限： 以下の状態の場合、正常な設定コマンドに対してアラームレスポンスが返ります。
・直列運転のスレーブ機として動作中。
・並列運転のスレーブ機として動作中。
＜例＞
OUTP：HOT[]1
OUTP：HOT?
1

OUTPut：MODE：立ち上りモードの設定
機能： 出力の立ち上りモードの設定を行います。
FUNCTION 設定項目２と同じ設定です。
書式： OUTPut：MODE[]＜NRf＞
形態： 設定コマンド、クエリコマンド
パラメータ：
０…通常モード（CV 優先、高速）
１…ラッシュ電流抑制モード（CC 優先、高速）
２…CV 優先、スルーレート設定可
３…CC 優先、スルーレート設定可
レスポンス：
パラメータと同様
制限： 以下の状態の場合、正常な設定コマンドに対してアラームレスポンスが返ります。
・直列運転のスレーブ機として動作中。
・並列運転のスレーブ機として動作中。
＜例＞
OUTP：MODE[]3
OUTP：MODE?
367

デジタル通信で使う

OUTPut[：STATe]：出力 ON/OFF の設定
機能： 出力の ON/OFF 設定を行います。
書式： OUTPut[：STATe][]＜String＞
形態： 設定コマンド、クエリコマンド
パラメータ：
ON…出力 ON
OFF…出力 OFF
レスポンス：
パラメータと同様
制限： 以下の状態の場合、正常な設定コマンドに対してアラームレスポンスが返ります。
・直列運転のスレーブ機として動作中。
・並列運転のスレーブ機として動作中。

＜例＞
OUTP[]ON
OUTP?
ON

68

デジタル通信で使う
MEASure 階層
MEASure 階層のコマンドは、電圧・電流計測値の取得など、計測に関する機能が該当します。
コマンド名
MEASure：CORRection
：MODE
：MVAV
[：SCALar]：CURRent[：DC]：POWer[：DC]：VOLTage
[：DC]

69

処理概要
－
－
直線性補償機能の動作モードの設定
計測値の移動平均処理の設定－－
電流計測値の取得－
電力計測値の取得－
電圧計測値の取得

コマンド形態
－
－
両方
両方
－
－
クエリのみ
－
クエリのみ
－
クエリのみ

デジタル通信で使う

MEASure：CORRection：MODE：直線性補償機能の動作モード設定
機能： 計測による直線性補償の動作モードを設定します。
FUNCTION 設定項目１３と同じ設定です。
書式： MEASure：CORRection：MODE[]＜NRf＞
形態： 設定コマンド、クエリコマンド
パラメータ：
０…補償動作ＯＦＦ
１…出力ＯＮ／ＯＦＦ操作及び設定変更時のみ実行
２…補償動作を連続して実行
レスポンス：
パラメータと同様
制限： 以下の状態の場合、正常な設定コマンドに対してアラームレスポンスが返ります。
・並列運転のスレーブ機として動作中。

＜例＞
MEAS：CORR：MODE[]0
MEAS：CORR：MODE?
0

MEASure：MVAV：計測値の移動平均処理の設定
機能： 計測値の移動平均を行うかどうかの設定を行います。
FUNCTION 設定項目１２と同じ設定です。
書式： MEASure：MVAV[]＜NRf＞
形態： 設定コマンド、クエリコマンド
パラメータ：
０…計測値は移動平均しない値
１…計測値は移動平均した値
レスポンス：
パラメータと同様
制限： 以下の状態の場合、正常な設定コマンドに対してアラームレスポンスが返ります。
・直列運転のスレーブ機として動作中。
・並列運転のスレーブ機として動作中。

＜例＞
MEAS：MVAV[]0
MEAS：MVAV?
070

デジタル通信で使う

MEASure［：SCALar］：CURRent［：DC］：電流計測値の取得
機能： 電流計測値を取得します。
書式： MEASure［：SCALar］：CURRent［：DC］?
形態： クエリコマンドのみ
レスポンス：
電流計の表示と同様の分解能のデータを返す。
制限： 以下の状態の場合、正常な設定コマンドに対してアラームレスポンスが返ります。
・並列運転のスレーブ機として動作中。
＜例＞
ZX-400MN（単独運転）
MEAS：CURR?
5.000

MEASure［：SCALar］：POWer［：DC］：電力計測値の取得
機能： 電力計測値を取得します。
書式： MEASure［：SCALar］：POWer［：DC］?
形態： クエリコマンドのみ
レスポンス：
電力計の表示と同様の分解能データを返す。
制限： 以下の状態の場合、正常な設定コマンドに対してアラームレスポンスが返ります。
・並列運転のスレーブ機として動作中。
＜例＞
ZX-400MN（単独運転）
MEAS：POW?
400.0

MEASure［：SCALar］：VOLTage［：DC］：電圧計測値の取得
機能： 電圧計測値を取得します。
書式： MEASure［：SCALar］：VOLTage［：DC］?
形態： クエリコマンドのみ
レスポンス：
電圧計の表示と同様の分解能のデータを返す。
制限： 以下の状態の場合、正常な設定コマンドに対してアラームレスポンスが返ります。
・並列運転のスレーブ機として動作中。
＜例＞
ZX-400MN（単独運転）
MEAS：VOLT?
80.0

71

デジタル通信で使う
SOURce 階層
SOURce 階層のコマンドは、電圧・電流設定値の設定など、出力設定に関する機能が該当します。
コマンド名[SOURce]：CURRent[：LEVel][：IMMediate][：AMPLitude]：PROTection[：LEVel]：SLEW：RISing：FALLing：MEMory：RECall：MODE：STORe：RESistance[：LEVel][：IMMediate][：AMPLitude]：VOLTage[：LEVel][：IMMediate][：AMPLitude]：PROTection[：LEVel]：SLEW：RISing：FALLing

処理概要
－
－
－
－
出力電流の設定－
OCP 電流の設定－
CC スルーレート立ち上り設定
CC スルーレート立ち下り設定－
パネルメモリーの読み出しを実行
パネルメモリーの読み出し手順を設定
パネルメモリーへの書き込みを実行－－－
内部抵抗の設定－－－
出力電圧の設定－
OVP 電圧の設定－
CV スルーレート立ち上り設定
CV スルーレート立ち下り設定

コマンド形態
－
－
－
－
両方
－
両方
－
両方
両方
－
設定のみ
両方
設定のみ
－
－
－
両方
－
－
－
両方
－
両方
－
両方
両方

72

デジタル通信で使う［SOURce］：CURRent［：LEVel］[：IMMediate]［：AMPLitude］：出力電流の設定
機能： 出力電流の設定を行います。
書式： ［SOURce］：CURRent［：LEVel］[：IMMediate]［：AMPLitude］[]＜NRf＞
形態： 設定コマンド、クエリコマンド
パラメータ：
機種及び並列接続台数により設定範囲が異なります。
レスポンス：
パラメータと同様
出力電流設定範囲（A）
機種（タイプ）ZＸ－４００MN／MＡN

ZＸ－８００MN/MAN

ZＸ－１６００MN/MＡN

１（単独運転）０．００～５．２５０

０．００～１０．５０

０．００～２１．００

２０．００～１０．５０

０．００～２１．００

０．００～４２．００

３０．００～１５．７５

０．００～３１．５０

０．００～６３．００

４０．００～２１．００

０．００～４２．００

０．００～８４．００

５０．００～２６．２５

０．００～５２．５０

０．０～１０５．０

６

０．００～３１．５０

０．００～６３．００

０．０～１２６．０

７０．００～３６．７５

０．００～７３．５０

０．０～１４７．０

８０．００～４２．００

０．００～８４．００

０．０～１６８．０

９０．００～４７．２５

０．００～９４．５０

０．０～１８９．０

１０

０．００～５２．５０

０．０～１０５．０

０．０～２１０．０

並列接続台数

制限： 以下の状態の場合、正常な設定コマンドに対してアラームレスポンスが返ります。
・並列運転のスレーブ機として動作中。

＜例＞
ZX-400MN（単独運転）
CURR[]5
CURR?
5.000

73

デジタル通信で使う［SOURce］：CURRent：PROTection［：LEVel］：OCP 電流の設定
機能： OCP 電流の設定を行います。
書式： ［SOURce］：CURRent：PROTection［：LEVel］[]＜NRf＞
形態： 設定コマンド、クエリコマンド
パラメータ：
機種及び並列接続台数により設定範囲が異なります。
レスポンス：
パラメータと同様
ＯＣＰ電流設定範囲（A）
機種（タイプ）ZＸ－４００MN／MＡN

ZＸ－８００MN/MAN

ZＸ－１６００MN/MＡN

１（単独運転）０．１～５．５

０．２～１１．０

０．４～２２．０２

０．２～１１．０

０．４～２２．０

０．８～４４．０３

０．３～１６．５

０．６～３３．０

１．２～６６．０４

０．４～２２．０

０．８～４４．０

１．６～８８．０５

０．５～２７．５

１．０～５５．０

２．０～１１０．０６

０．６～３３．０

１．２～６６．０

２．４～１３２．０７

０．７～３８．５

１．４～７７．０

２．８～１５４．０８

０．８～４４．０

１．６～８８．０

３．２～１７６．０９

０．９～４９．５

１．８～９９．０

３．６～１９８．０

１０

１．０～５５．０

２．０～１１０．０

４．０～２２０．０

並列接続台数

制限： 以下の状態の場合、正常な設定コマンドに対してアラームレスポンスが返ります。
・並列運転のスレーブ機として動作中。

＜例＞
ZX-400MN（単独運転）
CURR：PROT[]5.5
CURR：PROT?
5.574

デジタル通信で使う［SOURce］：CURRent：SLEW：RISing：CC スルーレートの立ち上り設定
機能： CC スルーレートの立ち上り設定を行います。
FUNCTION 設定項目５と同じ設定です。
書式： ［SOURce］：CURRent：SLEW：RISing[]＜NRf＞
形態： 設定コマンド、クエリコマンド
パラメータ：
機種及び並列接続台数により設定範囲が異なります。
レスポンス：
パラメータと同様
CC スルーレート設定範囲（単位：A/ｓ）
機種（タイプ）ZＸ－４００MN／MＡN

ZＸ－８００MN/MAN

ZＸ－１６００MN/MＡN

１（単独運転）０．０１～１０．００

０．０１～２０．００

０．０１～４０．００

２

０．０１～２０．００

０．０１～４０．００

０．０１～８０．００

３０．０１～３０．００

０．０１～６０．００

０．１～１２０．０

４０．０１～４０．００

０．０１～８０．００

０．１～１６０．０

５０．０１～５０．００

０．１～１００．０

０．１～２００．０

６

０．０１～６０．００

０．１～１２０．０

０．１～２４０．０

７０．０１～７０．００

０．１～１４０．０

０．１～２８０．０

８０．０１～８０．００

０．１～１６０．０

０．１～３２０．０

９０．０１～９０．００

０．１～１８０．０

０．１～３６０．０

１０

０．１～１００．０

０．１～２００．０

０．１～４００．０

並列接続台数

制限： 以下の状態の場合、正常な設定コマンドに対してアラームレスポンスが返ります。
・直列運転のスレーブ機として動作中。
・並列運転のスレーブ機として動作中。
＜例＞
ZX-400MN（単独運転）
CURR：SLEW：RIS[]10
CURR：SLEW：RIS?
10.00

75

デジタル通信で使う［SOURce］：CURRent：SLEW：FALLing：CC スルーレートの立ち下り設定
機能： CC スルーレートの立ち下り設定を行います。
FUNCTION 設定項目６と同じ設定です。
書式： ［SOURce］：CURRent：SLEW：FALLing[]＜NRf＞
形態： 設定コマンド、クエリコマンド
パラメータ：
機種及び並列接続台数により設定範囲が異なります。
CC スルーレート立ち上り設定の設定範囲参照。
レスポンス：
パラメータと同様
制限： 以下の状態の場合、正常な設定コマンドに対してアラームレスポンスが返ります。
・直列運転のスレーブ機として動作中。
・並列運転のスレーブ機として動作中。
＜例＞
ZX-400MN（単独運転）
CURR：SLEW：FALL[]10
CURR：SLEW：FALL?
10.00［SOURce］：MEMory：RECall：パネルメモリーの読み出しを実行
機能： パネルメモリー（A/B/C）の読み出しを行います。
書式： ［SOURce］：MEMory：RECall[]＜String＞
形態： 設定コマンドのみ
パラメータ：
Ａ・・・パネルメモリーＡの内容を読み出し、現在の設定内容に上書き
Ｂ・・・パネルメモリーＢの内容を読み出し、現在の設定内容に上書き
Ｃ・・・パネルメモリーＣの内容を読み出し、現在の設定内容に上書き
制限： 以下の状態の場合、正常な設定コマンドに対してアラームレスポンスが返ります。
・直列運転のスレーブ機として動作中。
・並列運転のスレーブ機として動作中。
＜例＞
MEM：REC[]A76

デジタル通信で使う［SOURce］：MEMory：RECall：ＭＯＤＥ：パネルメモリーの読み出し手順を設定
機能： パネルメモリー（A/B/C）の読み出し手順を設定します。
FUNCTION 設定項目５４と同じ設定です。
書式： ［SOURce］：MEMory：RECall：MODE[]＜NRf＞
形態： 設定コマンド、クエリコマンド
パラメータ：
０・・・シングルアクションで確定
１・・・ダブルアクションで確定
レスポンス：
パラメータと同様
制限： 以下の状態の場合、正常な設定コマンドに対してアラームレスポンスが返ります。
・直列運転のスレーブ機として動作中。
・並列運転のスレーブ機として動作中。
＜例＞
MEM：REC：MODE[]1
MEM：REC：MODE?
1［SOURce］：MEMory：STORe：パネルメモリーへの書き込みを実行
機能： パネルメモリー（A/B/C）への書き込みを行います。
書式： ［SOURce］：MEMory：STORe[]＜String＞
形態： 設定コマンドのみ
パラメータ：
Ａ・・・現在の設定内容をパネルメモリーA に上書き
Ｂ・・・現在の設定内容をパネルメモリーB に上書き
Ｃ・・・現在の設定内容をパネルメモリーC に上書き
制限： 以下の状態の場合、正常な設定コマンドに対してアラームレスポンスが返ります。
・直列運転のスレーブ機として動作中。
・並列運転のスレーブ機として動作中。
＜例＞
MEM：STOR A

77

デジタル通信で使う［SOURce］：RESistance［：LEVel］[：IMMediate]［：AMPLitude］：内部抵抗の設定
機能： 内部抵抗の設定を行います。
書式： ［SOURce］：RESistance［：LEVel］[：IMMediate]［：AMPLitude］[]＜NRf＞
形態： 設定コマンド、クエリコマンド
パラメータ：
機種及び並列接続台数により設定範囲が異なります。
レスポンス：
パラメータと同様
内部抵抗設定範囲（Ω）
機種（タイプ）ZＸ－４００MＡN

ZＸ－８００MAN

ZＸ－１６００MＡN

１（単独運転）０．０～６４．０

０．０～３２．０

０．０～１６．０２

０．０～３２．０

０．０～１６．０

０．０～８．０３

０．０～２１．４

０．０～１０．7

０．０～５．３５

４

０．０～１６．０

０．０～８．０

０．０～４．００

５

０．０～１２．８

０．０～６．４０

０．００～３．２０

６

０．０～１０．７

０．０～５．３５

０．００～２．６７

７

０．０～９．１５

０．００～４．６０

０．００～２．３０８

０．０～８．００

０．００～４．００

０．００～２．００９

０．０～７．１５

０．００～３．５６

０．００～１．７８

１０

０．０～６．４

０．００～３．２０

０．００～１．６０

並列接続台数制限：以下の状態の場合、正常な設定コマンドに対してアラームレスポンスが返ります。
・アナログオプションボード未実装状態。（形名の末尾にＡが付かないモデル）
・直列運転のスレーブ機として動作中。
・並列運転のスレーブ機として動作中。
＜例＞
ZX-400HN（単独運転）
RES[]64
RES?
64.0

78

デジタル通信で使う［SOURce］：VOLTage［：LEVel］[：IMMediate]［：AMPLitude］：出力電圧の設定
機能： 出力電圧の設定を行います。
書式： ［SOURce］：VOLTage［：LEVel］[：IMMediate]［：AMPLitude］[]＜NRf＞
形態： 設定コマンド、クエリコマンド
パラメータ：
０．０～336．０
レスポンス：
パラメータと同様
制限： 以下の状態の場合、正常な設定コマンドに対してアラームレスポンスが返ります。
・直列運転のスレーブ機として動作中。
・並列運転のスレーブ機として動作中。
＜例＞
VOLT[]320
VOLT?
320.0

［SOURce］：VOLTage：PROTection［：LEVel］：OVP 電圧の設定
機能： OVP 電圧の設定を行います。
書式： ［SOURce］：VOLTage：PROTection［：LEVel］[]＜NRf＞
形態： 設定コマンド、クエリコマンド
パラメータ：
１０．０～３５２．０
レスポンス：
パラメータと同様
制限： 以下の状態の場合、正常な設定コマンドに対してアラームレスポンスが返ります。
・並列運転のスレーブ機として動作中。

＜例＞
VOLT：PROT[]352
VOLT：PROT?
352.0

79

デジタル通信で使う［SOURce］：VOLTage：SLEW：RISing：CV スルーレートの立ち上り設定
機能： CV スルーレートの立ち上り設定を行います。
FUNCTION 設定項目３と同じ設定です。
書式： ［SOURce］：VOLTage：SLEW：RISing[]＜NRf＞
形態： 設定コマンド、クエリコマンド
パラメータ：
１．０～６４０．０
レスポンス：
パラメータと同様
制限： 以下の状態の場合、正常な設定コマンドに対してアラームレスポンスが返ります。
・直列運転のスレーブ機として動作中。
・並列運転のスレーブ機として動作中。
＜例＞
VOLT：SLEW：RIS[]640
VOLT：SLEW：RIS?
640.0［SOURce］：VOLTage：SLEW：FALLing：CV スルーレートの立ち下り設定
機能： CV スルーレートの立ち下り設定を行います。
FUNCTION 設定項目４と同じ設定です。
書式： ［SOURce］：VOLTage：SLEW：FALLing[]＜NRf＞
形態： 設定コマンド、クエリコマンド
パラメータ：
１．０～６４０．０
レスポンス：
パラメータと同様
制限： 以下の状態の場合、正常な設定コマンドに対してアラームレスポンスが返ります。
・直列運転のスレーブ機として動作中。
・並列運転のスレーブ機として動作中。
＜例＞
VOLT：SLEW：FALL[]1.0
VOLT：SLEW：FALL?
1.0

80

デジタル通信で使う
STATus 階層
STATus 階層のコマンドは、ステータス情報の取得が該当します。
コマンド名
処理概要
STATus－：MEASure－：CONDition
電源ステータスの取得：PARallel
並列接続台数の取得

コマンド形態
－
－
クエリのみ
クエリのみ

STATus：MEASure：CONDition：電源ステータスの取得
機能： 電源ステータスを取得します。
書式： STATus：MEASure：CONDition?
形態： クエリコマンドのみ
レスポンス：
3byte の 16 進数データ
電源ステータスビット一覧

81

Bit
２３
２２
２１
２０
１９
１８
１７
１６
１５
１４
１３
１２

ステータス名
未使用
未使用
未使用
未使用
未使用
未使用
EXT_TRIP_LT_STS
EXT_TRIP_STS
ＯＶＰ_ＳＴＳＯＣＰ_ＳＴＳ
ＣＰ_ＳＴＳＥＸＴ_ＯＮ

１１
１０
９
８
７
６
５
４
３
２
１
０

ＳＹＳ_ＡＬＭＤＤ_ＯＮ_ＳＴＳ
ＭＳＴ/ＢＳＴ_ＳＴＳ
Ｐ－ＯＮ_Ｂ_ＳＴＳ
Ｐ－ＯＮ_M_ＳＴＳ
ＡＤ－ＯＶ_ＡＬＭ
ＯＨＰ_ALMＯＣＰ_ＡＬＭＯＶＰ_ＡＬＭ
ＰＬ_ＳＴＳ
ＣＣ_ＳＴＳ
ＣＶ_ＳＴＳ

概要
常に０
常に０
常に０
常に０
常に０
常に０
外部 TRIP ラッチステータス
外部 TRIP ステータス
ＯＶＰ調整用ステータス*1
ＯＣＰ調整用ステータス*1
ＣＰ動作ステータス
外部接点による出力ＯＮ／ＯＦＦ
入力ステータスシステム異常ＤＣ／ＤＣ出力ステータス
マスター・ブースターステータス*2
Ｐ－ＯＮ（ブースター）ステータス
Ｐ－ＯＮ（マスター）ステータス
ＡＣ/ＤＣ部ＯＶＰ異常ＯＨＰ（過温度）異常
ＯＣＰ（過電流保護動作）発生
ＯＶＰ（過電圧保護動作）発生
電力リミット動作ステータス
ＣＣ動作ステータス
ＣＶ動作ステータス

１
－
－
－
－
－
－
TRIP 動作中
TRIP 動作中
ＯＶＰレベル以上
ＯＣＰレベル以上
ＣＰ動作中
ＯＮ

０
－
－
－
－
－
－
正常
正常
ＯＶＰレベル以下
ＯＣＰレベル以下
ＣＰではないＯＦＦ

異常ＯＮ
ブースター*2
ブースター主電源ＯＮ*2
主電源 ON
異常
異常
発生あり
発生あり
電力リミット動作中
ＣＣ動作中
ＣＶ動作中

正常
ＯＦＦ
マスター
ブースター主電源ＯＦＦ*2
主電源ＯＦＦ
正常
正常
発生なし
発生なし
電力リミット動作なし
ＣＣではないＣＶではないデジタル通信で使う*1*2

OVP,OCP の工場調整用のｽﾃ-ﾀｽです。実際の OVP,OCP の動作時のｽﾃｰﾀｽは Bit4OCP_ALM，
Bit3OVP_ALM に出力されます。
ﾌﾞｰｽﾀｰとは、並列運転にてｽﾚｰﾌﾞ機として動作している ZX ｼﾘｰｽﾞを指します。

＜例＞
STAT：MEAS：COND?
000184（P-ON_B、P-ON_M、PL_STS が１の状態を示す。）

STATus：MEASure：PARallel：並列接続台数の取得
機能： 並列接続台数（マスターと並列運転スレーブ機の接続合計台数）を取得します。
書式： STATus：MEASure：PARallel?
形態： クエリコマンドのみ
レスポンス：
１～１０＜例＞
STAT：MEAS：PAR?
1（1 はマスター機のみを意味します。）

82デジタル通信で使う
SYSTem 階層
SYSTem 階層のコマンドは、主に FUNCTION 項目の設定が該当します。
コマンド名
SYSTem：COMMunicate：SERial[：RECeive]
：BAUD
：PACE
：PARity[：TYPE]：UNIT：CONTrol：CURRent：MODE：VOLTage：MODE：ERRor：KEYLock：MODE：MONitor：MODE：PRESet：MODE：SERies
：SINK
：TRIP
：MODE

83

処理概要
－
－
－
－

パリティの設定
クエリレスポンスの単位付加設定－－
電流設定制御方法のモード設定－
電圧設定制御方法のモード設定
エラーメッセージの読み取り

コマンド形態
－
－
－
－
両方
両方
－
両方
両方
－
－
両方
－
両方
クエリのみ

LOCK のモード設定

両方

出力 OFF 時の電圧計/電流計の表示設定

両方

PRESET 内容の確定方法の設定
直列運転時のマスター、スレーブの設定
SINKON/OFF 設定
TRIP 動作の実行
重故障時の出力停止動作の設定

両方
両方
両方
設定のみ
両方

ビットレートの設定
アクノリッジレスポンスの設定－

デジタル通信で使う

SYSTem：COMMunicate：SERial[：RECeive]：BAUD：ビットレートの設定
機能： ビットレートの設定を行います。
FUNCTION 設定項目６１と同じ設定です。
書式： SYSTem：COMMunicate：SERial[：RECeive]：BAUD[]＜NRf＞
形態： 設定コマンド、クエリコマンド
パラメータ：
０・・・２４００bps
１・・・９６００bps
２・・・１９２００bps
３・・・３８４００bps
レスポンス：

２４００、９６００、１９２００、３８４００

制限： 以下の状態の場合、正常な設定コマンドに対してアラームレスポンスが返ります。
・直列運転のスレーブ機として動作中。
・並列運転のスレーブ機として動作中。

！ 注意
本コマンドによる設定変更は次回入力電源投入時から有効となります。
＜例＞
SYST：COMM：SER：BAUD[]3
SYST：COMM：SER：BAUD?
38400

SYSTem：COMMunicate：SERial[：RECeive]：PACE：アクノリッジレスポンスの設定
機能： アクノリッジレスポンスの設定を行います。
書式： SYSTem：COMMunicate：SERial[：RECeive]：PACE[]＜String＞
形態： 設定コマンド、クエリコマンド
パラメータ：
ACK・・・正常コマンド受信時、OK を返す。（デフォルト設定）
OFF・・・正常コマンド受信時、OK を返さない。
レスポンス：ACKON、ACKOFF！ 注意
本コマンドによる設定変更は、本コマンド受信後の次のコマンドから有効となります。
＜例＞
SYST：COMM：SER：PACE[]ACKSYST：COMM：SER：PACE?
ACKON

84

デジタル通信で使う

SYSTem：COMMunicate：SERial[：RECeive]：PARity[：TYPE]：パリティの設定
機能： パリティの設定を行います。
FUNCTION 設定項目６２と同じ設定です。
書式： SYSTem：COMMunicate：SERial[：RECeive]：PARity[：TYPE][]＜String＞
形態： 設定コマンド、クエリコマンド
パラメータ：ODD・・・・奇数
ＥＶＥＮ・・・偶数
ＮＯＮＥ・・・なし
レスポンス：ODD、EVEN、NONE
制限： 以下の状態の場合、正常な設定コマンドに対してアラームレスポンスが返ります。
・直列運転のスレーブ機として動作中。
・並列運転のスレーブ機として動作中。
！ 注意＜例＞
本コマンドによる設定変更は次回入力電源投入時
SYST：COMM：SER：PAR[]ODDから有効となります。
SYST：COMM：SER：PAR?
ODD

SYSTem：COMMunicate：SERial：UNIT：クエリレスポンスの単位付加設定
機能： クエリレスポンスに単位を付加するかどうかの設定を行います。
書式： SYSTem：COMMunicate：SERial：UNIT[]＜NRf＞
形態： 設定コマンド、クエリコマンド
パラメータ：
０・・・単位を付加しない（デフォルト設定）
１・・・単位を付加する
レスポンス：
パラメータと同様
説明： 本コマンドにて「単位を付加する」に設定すると以下に示す単位がレスポンスに付加されます。
V ・・・出力電圧設定、OVP 設定、電圧計測クエリコマンドに対する応答に付加。
A ・・・出力電流設定、OCP 設定、電流計測クエリコマンドに対する応答に付加。
W ・・・電力計測クエリコマンドに対する応答に付加。
ｓ ・・・立上り・立下りディレイ時間設定クエリコマンドに対する応答に付加。
Ω ・・・内部抵抗設定クエリコマンドに対する応答に付加。
bps・・・ビットレート設定クエリコマンドに対する応答に付加。
＜例＞
SYST：COMM：SER：UNIT[]1
SYST：COMM：SER：UNIT?
1
VOLT?
320.0V85

デジタル通信で使う

SYSTem：CONTrol：CURRent：MODE：電流設定制御方法のモード設定
機能： 電流設定方法のモード設定を行います。
FUNCTION 設定項目７１と同じ設定です。
書式： SYSTem：CONTrol：CURRent：MODE[]＜NRf＞
形態： 設定コマンド、クエリコマンド
パラメータ：
０・・・前面パネル、デジタル通信
１・・・外部電圧
２・・・外部抵抗 A タイプ
３・・・外部抵抗 B タイプ
４・・・外部抵抗 C タイプ
レスポンス：
パラメータと同様
制限： 以下の状態の場合、正常な設定コマンドに対してアラームレスポンスが返ります。
・アナログオプション未実装状態。（形名の末尾にＡが付かないＺＸシリーズ）
・直列運転のスレーブ機として動作中。
・並列運転のスレーブ機として動作中。
＜例＞
SYST：CONT：CURR：MODE[]1
SYST：CONT：CURR：MODE?
1

SYSTem：CONTrol：VOLTage：MODE：電圧設定制御方法のモード設定
機能： 電圧設定方法のモード設定を行います。
FUNCTION 設定項目７０と同じ設定です。
書式： SYSTem：CONTrol：VOLTage：MODE[]＜NRf＞
形態： 設定コマンド、クエリコマンド
パラメータ：
０・・・前面パネル、デジタル通信
１・・・外部電圧
２・・・外部抵抗 A タイプ
３・・・外部抵抗 B タイプ
４・・・外部抵抗 C タイプ
レスポンス：
パラメータと同様
制限： 以下の状態の場合、正常な設定コマンドに対してアラームレスポンスが返ります。
・アナログオプション未実装状態。（形名の末尾にＡが付かないＺＸシリーズ）
・直列運転のスレーブ機として動作中。
・並列運転のスレーブ機として動作中。
＜例＞
SYST：CONT：VOLT：MODE[]1
SYST：CONT：VOLT：MODE?
1

86

デジタル通信で使う

SYSTem：ERRor：エラーメッセージの読み取り
機能： エラーレスポンス受信後、本コマンドを送信する事でエラーの発生要因を取得できます。
書式： SYSTem：ERRor?
形態： クエリコマンドのみ
レスポンス：
エラーコード，エラーメッセージ

エラーコード
0
－100
－101
－102
－104
－109
－120
－140
－150
－900
－901
－902

－903

表エラーコードとエラーメッセージ一覧
エラーメッセージ
意味なし
正常Commanderror
コマンドエラー（未定義コマンドなど）
Invalidcharacter
無効なキャラクタを受信した
Syntaxerror
構文エラー
Datatypeerror
データタイプエラー
パラメータが数値のところを文字を受信した等
Missingparameter
パラメータが少なすぎる。
Numericdataerror
数値データエラー。範囲オーバー等
Characterdataerror
文字データエラー。
Stringdataerror
文字列データエラー。
Unmountanalogoptionboard.
アナログオプションボード未実装のため実行不可
UnmountCPoptionboard.
CP オプションボード未実装のため実行不可
NopermissionCommand.
実行が許可されていないコマンド。
（スレーブ機である、1600W タイプだけにある機能を400Ｗ、800Ｗタイプで実行しようとした）
Receivetimeout.
受信タイムアウト！ 注意
最後に発生したエラーレスポンス（最新のエラー）にのみ適用となります。

＜例＞
RES?
ERROR
SYST:ERR?
-900,Unmountanalogoptionboard.

87デジタル通信で使う

SYSTem：KEYLock：MODE：LOCK のモード設定
機能： 前面パネルのキーロックのモード設定を行います。
FUNCTION 設定項目５３と同じ設定です。
書式： SYSTem：KEYLock：MODE[]＜NRf＞
形態： 設定コマンド、クエリコマンド
パラメータ：
０・・・LOCK キー以外無効
１・・・OUTPUT キー、LOCK キー以外無効
２・・・VOLT／CURR ツマミが無効（これに付随する PRESET キー、FUNC キー、OVP キー、
OCP キーも無効）
レスポンス：
パラメータと同様
制限： 以下の状態の場合、正常な設定コマンドに対してアラームレスポンスが返ります。
・直列運転のスレーブ機として動作中。
・並列運転のスレーブ機として動作中。
＜例＞
SYST：KEYL：MODE[]1
SYST：KEYL：MODE?
1

SYSTem：MONitor：MODE：出力 OFF 時の電圧計/電流計の表示設定
機能： 出力 OFF 時の電圧計/電流計の表示設定を行います。
FUNCTION 設定項目５２と同じ設定です。
書式： SYSTem：MONitor：MODE[]＜NRf＞
形態： 設定コマンド、クエリコマンド
パラメータ：
０・・・計測値表示
１・・・設定値表示
レスポンス：
パラメータと同様
制限： 以下の状態の場合、正常な設定コマンドに対してアラームレスポンスが返ります。
・直列運転のスレーブ機として動作中。
・並列運転のスレーブ機として動作中。

＜例＞
SYST：MON：MODE[]0
SYST：MON：MODE?
088

デジタル通信で使う

SYSTem：PRESet：MODE：PRESET 内容の確定方法の設定
機能： PRESET 内容の確定方法の設定を行います。
FUNCTION 設定項目５０と同じ設定です。
書式： SYSTem：PRESet：MODE[]＜NRf＞
形態： 設定コマンド、クエリコマンド
パラメータ：
０・・・PRESET モード終了後に設定値の変更を実施
１・・・PRESET モード操作中も設定値の変更を実施
レスポンス：
パラメータと同様
制限： 以下の状態の場合、正常な設定コマンドに対してアラームレスポンスが返ります。
・直列運転のスレーブ機として動作中。
・並列運転のスレーブ機として動作中。
＜例＞
SYST：PRES：MODE[]0
SYST：PRES：MODE?
0

SYSTem：SERies：直列運転時のマスター、スレーブの設定
機能： 直列運転時のマスター、スレーブの設定を行います。
FUNCTION 設定項目７３と同じ設定です。
書式： SYSTem：SERies[]＜NRf＞
形態： 設定コマンド、クエリコマンド
パラメータ：
０・・・マスター
１・・・スレーブ
レスポンス：
パラメータと同様
制限： 以下の状態の場合、正常な設定コマンドに対してアラームレスポンスが返ります。
・アナログオプション未実装状態。（形名の末尾にＡが付かないＺＸシリーズ）
・直列運転のスレーブ機として動作中。
・並列運転のスレーブ機として動作中。
＜例＞
SYST：SER[]0
SYST：SER?
089

デジタル通信で使う

SYSTem：SINK：SINKON/OFF 設定
機能： SINK 機能の ON／OFF 設定を行います。
FUNCTION 設定項目１と同じ設定です。
書式： SYSTem：SINK[]＜String＞
形態： 設定コマンド、クエリコマンド
パラメータ：
ON・・・SINKON
OFF・・・SINKOFF
レスポンス：
パラメータと同様
制限： 以下の状態の場合、正常な設定コマンドに対してアラームレスポンスが返ります。
・直列運転のスレーブ機として動作中。
・並列運転のスレーブ機として動作中。
＜例＞
SYST：SINK[]ON
SYST：SINK?
ON

SYSTem：TRIP：TRIP 動作の実行
機能： ブレーカートリップ（入力電源スイッチＯＦＦ）を実行します。
書式： SYSTem：TRIP
形態： 設定コマンドのみ
パラメータ：なし！ 注意
１６００Ｗタイプでのみ有効となるコマンドです。
４００Ｗ、８００Ｗタイプでもコマンドは有効ですが何も行いません。

＜例＞
SYST：TRIP

90

デジタル通信で使う

SYSTem：TRIP：MODE：重故障時の出力停止動作の設定
機能： 重故障時の出力停止動作の設定を行います。
FUNCTION 設定項目１０の設定と同じです。
書式： SYSTem：TRIP：MODE[]＜NRf＞
形態： 設定コマンド、クエリコマンド
パラメータ：
０・・・スイッチング停止
１・・・入力パワーリレートリップ実行(TRIP 検出時と重故障時)
2・・・入力パワーリレートリップ実行(TRIP 検出時と重故障時とＯＶＰ、ＯＣＰ動作時)！ 注意●重故障とは、パネルリセット（Ａ＋Ｃキーによる長押）またはコマンドによるアラーム解除ができない場合をいいます。
（電源スイッチによる再起動）●重故障エラー
WDT、OHP、AD-OV、P_ERR、 BST ALM、並列接続台数検出異常、並列接続台数
エラーコード詳細はＰ３０を参照願います

制限： 以下の状態の場合、正常な設定コマンドに対してアラームレスポンスが返ります。
・１６００Ｗタイプ以外の ZX シリーズ。（設定コマンドにのみ）・並列運転のスレーブ機として動作中。
＜例＞
SYST：TRIP：MODE[]1
SYST：TRIP：MODE?
1

91

デジタル通信で使う
EX 互換コマンド
EX 互換コマンドとは、当社 EX シリーズの通信コマンドフォーマットに準拠したコマンドです。
コマンドが EX と互換のため、EX シリーズと ZX シリーズの共通の機能に対してのみリモート制御が可能となります。
EX コマンドの一覧を示します。各コマンドの詳細は下の表の掲載ページを参照して下さい。

コマンド名
Ａ
ＡＲ
ＣＬ
ＬＣ
ＬＶ
MＣ
MＶ
ＯＴ
TP

設定コマンド一覧
制御コマンドの機能
デバイスアドレスの指定
アラームリセットの実行
設定パラメータの初期化
ＯＣＰ電流の設定
ＯＶＰ電圧の設定
出力電流の設定
出力電圧の設定
出力 ON/OFF の設定
ブレーカートリップの実行

掲載ページ
９４ページ
９４ページ
９４ページ
９５ページ
９５ページ
９６ページ
９６ページ
９７ページ
９７ページ

コマンド名
ＴＫ０
ＴＫ１
ＴＫ３
ＴＫ４
ＴＫ５

リードバックコマンド一覧
リードバックコマンドの機能
設定パラメータのリードバック
計測データ（電圧・電流）のリードバック
アラーム情報のリードバック
計測電圧のリードバック
計測電流のリードバック

掲載ページ
９８ページ
９８ページ
９９ページ
１００ページ
１００ページ92

デジタル通信で使う
EX 互換コマンドフォーマット
全てのコマンド及びレスポンスは ASCII 文字列です。
「A～Z」のキャラクタをコマンド文字列と認識し、「＋/－/．/０～９」のキャラクタをパラメータと認識します。

EX 互換コマンドの一括送出コマンドとコマンドを「，」で区切ることで、複数のコマンドを１行の文字列で送ることができます。
＜例＞A1,MV10.00,MC2.00,OT1
但し、１行に複数のアドレス指定コマンドが存在する場合はエラーとなります。
＜例＞A1,OT1,A2,OT1/*アドレス指定コマンドが複数あるためエラー*/

EX 互換コマンドのアラームレスポンスの発生要因
以下に示すエラーとなる条件を満たした場合、ZＸは即座にアラームレスポンス「ALM128」を返します。
コマンド入力途中にエラーが発生した場合は、デリミタを受信するまで復帰しません。
そのため、アラームレスポンス受信時は必ず「CR、LF、CR＋LF」の何れかを送信して下さい。
・ 未定義コマンドを受信した場合。
・ コマンドのパラメータが設定範囲を超えた場合。
・ パラメータに 0～9 の数字、＋、－、小数点以外の文字、記号を送った場合。
・ 1 つのパラメータに小数点を２個以上送った場合。
・ コマンドとパラメータの間にスペースを送った場合。
＜例＞MV[]35
スペース・ コマンドを小文字で送った場合。
＜例＞mv35
・ １回の受信文字列（デリミタを受信するまで）が１２８文字を越えていた場合。
エラーにならない設定例
・ 有効桁数以上のパラメータ入力は切り捨てられます。
＜例＞MV10.999→MV10.99
ZX シリーズにて OVP、OCP、OHP 異常の何れかが発生している場合はアラームレスポンスが「ALM１６０」に変わります。
装置異常発生時は「LV」、「LC」、「AR」、「TP」、「TK」コマンドのみ有効となり、他のコマンドに対してはアラームレスポン
スを返します。

EX 互換コマンドのデリミタ
ZＸに送るコマンドの最後には、終端文字（デリミタ）を付加して下さい。
使用可能なデリミタを以下に記述します。
・CR キャリッジリターン
・LF ラインフィード
・CR+LF
CR、LF、CR+LF の何れでもデリミタとして扱います。

93デジタル通信で使う
EX 互換コマンドの詳細
EX ベースコマンドの設定コマンドについて説明します。

Ａ：デバイスアドレスの指定
機能： ZＸ電源のデバイスアドレスを指定します。
書式： Ａ＊＊：設定範囲内の設定値
設定範囲： ０～５０
指定アドレス０はグローバルアドレスとなり、マルチ接続されている全ての ZX を指定します。
グローバルアドレス指定後は出力 ON/OFF 設定コマンド「OT」のみ有効となります。また、グローバル
アドレス指定状態時に限り、アラームレスポンスの送信を行いません。
ご注意
同じシステム内において、ZX 電源のアドレスが重複しないようにして下さい。
また、一度の送信に複数のアドレスの指定はできません。
＜例＞A1/*アドレス 1 の ZX 電源を指定*/＜例＞A1,OT1,A2,OT1/*アドレス指定コマンドが複数あるためエラー*/

ＡＲ：アラームリセットの実行
機能： アラームリセット（過電圧・過電流アラームの発生状態を解除）を実行します。
書式： ＡＲ＊＊：設定値
設定値：
１：アラームのリセットを実行します。
0、１以外の数値はパラメータ異常となります。（0 は何も実行しません。）
ご注意
アラームリセットは、必ず原因を取り除いた後、実行して下さい。
＜例＞A1,AR1

ＣＬ：設定パラメータの初期化
機能： 設定パラメータの初期化を行ないます。
書式： ＣＬ＊＊：設定値
設定値：
１：工場出荷時設定を実行します。
0、１以外の数値はパラメータ異常となります。（0 は何も実行しません。）＜例＞A1,CL1

94

デジタル通信で使う

ＬＣ：ＯＣＰ電流の設定
機能： ＯＣＰ電流の設定を行ないます｡
書式： ＬＣ＊＊：設定範囲内の設定値
設定範囲：
設定範囲以外の数値はパラメータ異常となります。
機種及び、並列接続台数毎に設定範囲が異なります。
ＯＣＰ電流設定範囲
機種（タイプ）ZＸ－４００MN／MＡN
ZＸ－８００MN/MAN
並列接続台数
１（単独運転）０．１～５．５

０．２～１１．０

０．４～２２．０２

０．２～１１．０

０．４～２２．０

０．８～４４．０３

０．３～１６．５

０．６～３３．０

１．２～６６．０４

０．４～２２．０

０．８～４４．０

１．６～８８．０５

０．５～２７．５

１．０～５５．０

２．０～１１０．０６

０．６～３３．０

１．２～６６．０

２．４～１３２．０７

０．７～３８．５

１．４～７７．０

２．８～１５４．０８

０．８～４４．０

１．６～８８．０

３．２～１７６．０９

０．９～４９．５

１．８～９９．０

３．６～１９８．０

１０

１．０～５５．０

２．０～１１０．０

４．０～２２０．０＜例＞A1,LC5.5

ＬＶ：ＯＶＰ電圧の設定
機能： ＯＶＰ電圧の設定を行ないます｡
書式： ＬＶ＊＊：設定範囲内の設定値
設定範囲：１０～３５２．０
設定範囲以外の数値はパラメータ異常となります。
＜例＞A1,LV352.0

95

ZＸ－１６００MN/MＡN

デジタル通信で使う

MＣ：出力電流の設定
機能： 出力電流の設定を行ないます。
書式： MＣ＊＊：設定範囲内の設定値
設定範囲：設定範囲以外の数値はパラメータ異常となります。
機種及び並列接続台数により設定範囲が異なります。
出力電流設定範囲
機種（タイプ）ZＸ－４００MN／MＡN

ZＸ－８００MN/MAN

ZＸ－１６００MN/MＡN

１（単独運転）０．００～５．２５０

０．００～１０．５０

０．００～２１．００

２０．００～１０．５０

０．００～２１．００

０．００～４２．００

３０．００～１５．７５

０．００～３１．５０

０．００～６３．００

４０．００～２１．００

０．００～４２．００

０．００～８４．００

５０．００～２６．２５

０．００～５２．５０

０．０～１０５．０

６

０．００～３１．５０

０．００～６３．００

０．０～１２６．０

７０．００～３６．７５

０．００～７３．５０

０．０～１４７．０

８０．００～４２．００

０．００～８４．００

０．０～１６８．０

９０．００～４７．２５

０．００～９４．５０

０．０～１８９．０

１０

０．００～５２．５０

０．０～１０５．０

０．０～２１０．０

並列接続台数＜例＞A1,MC5.250

MV：出力電圧の設定
機能： 出力電圧の設定を行ないます。
書式： MＶ＊＊：設定範囲内の設定値
設定範囲：
０．０～３３６．０＜例＞A1,MV10.596デジタル通信で使う

ＯＴ：出力 ON/OFF の設定
機能： 出力の ON/OFF 設定を行ないます。
書式： ＯＴ＊＊：設定値
設定値：
０：ＯＵＴＰＵＴ「ＯＦＦ」
１：ＯＵＴＰＵＴ「ＯＮ」
０、１以外の数値はパラメータ異常となります。
＜例＞A1,OT0

TP：ブレーカートリップの実行
機能： ブレーカートリップを行います。
書式： TP＊＊：設定値
設定値：
０：スイッチング停止
１：入力パワーリレートリップ実行(TRIP 検出時と重故障時)
2：入力パワーリレートリップ実行(TRIP 検出時と重故障時とＯＶＰ、ＯＣＰ動作時)
0、１､2 以外の数値はパラメータ異常となります。
ご注意●重故障とは、パネルリセット（Ａ＋Ｃキーによる長押）またはコマンドによるアラーム解除ができない場合をいいます。
（電源スイッチによる再起動）●重故障エラー
WDT、OHP、AD-OV、P_ERR、 BST ALM、並列接続台数検出異常、並列接続台数
エラーコード詳細はＰ３０を参照願います。
●本コマンドは１６００Ｗタイプでのみ有効です。
４００Ｗ、８００Ｗタイプでもコマンドは有効ですが何も行いません。

＜例＞A1,TP1

97

デジタル通信で使う
EX 互換コマンドのリードバックコマンド
EX ベースコマンドのリードバックコマンドについて説明します。

ＴＫ０：設定パラメータのリードバック
機能： 指定したデバイスアドレスの ZＸに設定されている、出力電圧、出力電流、ＯＶＰ電圧、ＯＣＰ電流、出力のON/OFF 状態を取得します。
書式： ＴＫ０
リードバックフォーマット： Ａ＊１，ＭＶ＊２，ＭＣ＊３，ＬＶ＊４，ＬＣ＊５，ＯＴ＊６＊１～＊６：リードバック値
リードバック値： ＊１：応答を返したＺＸのデバイスアドレス。
＊２：出力電圧設定値。（有効桁数は小数点以下１桁）＊３：出力電流設定値。（有効桁数は９６ページの出力電流設定範囲参照）＊４：ＯＶＰ電圧設定値。（有効桁数は小数点以下１桁）＊５：ＯＣＰ電流設定値。（有効桁数は９４ページＯＣＰ電流設定範囲参照）＊６：出力の ON／OFF の状態。
＜例＞A1,TK0
A1,MV80.0,MC5.00,LV352.0,LC5.250,OT0

ＴＫ１：計測データ（電圧・電流）のリードバック
機能：指定したデバイスアドレスのＺＸから電圧及び、電流値の計測データを取得します。
書式：ＴＫ１
リードバックフォーマット：Ａ＊１，＊２Ｖ，＊３Ａ＊１～＊２：リードバック値
リードバック値：＊１：応答を返したＺＸのデバイスアドレス。
＊１：出力電圧測定値。（有効桁数は少数点以下１桁）＊２：出力電流測定値。（有効桁数は９６ページ出力電流設定範囲参照）＜例＞A1,TK１
A1,0. 0V,0.00A98

デジタル通信で使う

ＴＫ３：ステータス情報のリードバック
機能： 指定したデバイスドレスのＺＸのステータス情報を取得します。
書式： ＴＫ３
リードバックフォーマット： Ａ＊１，ＳＴＡＴ＊２＊１、＊２：リードバック値
リードバック値：＊１：応答を返したＺＸのデバイスアドレス。
＊２：０、１で表現したステータス情報。
ＳＴＡＴ＊＊＊＊＊＊＊
６０
取得ステータス情報一覧
Bit
ステータス名概要
１
０ Ｐ－ＯＮ（Ｍ）_ＳＴＳ
Ｐ－ＯＮ（マスター）ステータス
主電源 ON
１ ＯＨＰ_ALM
ＯＨＰ（過温度）異常
異常
２ ＰＬ_ＳＴＳ
電力リミット動作ステータス
電力リミット動作中
３ ＯＣＰ_ＡＬＭ
ＯＶＰ（過電流保護動作）異常異常
４ ＯＶＰ_ＡＬＭ
ＯＣＰ（過電圧保護動作）異常
異常
５ ＣＣ_ＳＴＳ
ＣＣ動作ステータス
ＣＣ動作中
６ ＣＶ_ＳＴＳ
ＣＶ動作ステータス
ＣＶ動作中＜例＞A1,TK3
A1,STAT1000010

99０
主電源ＯＦＦ
正常
正常
正常
正常
ＣＣではないＣＶではないデジタル通信で使う

ＴＫ４：計測電圧データのリードバック
機能： 指定したデバイスアドレスの ZＸの計測電圧データを取得します。
書式： ＴＫ４
リードバックフォーマット： ＊V＊：リードバック値
リードバック値：＊：指定された ZＸの出力電圧計測値。（有効桁数少数点以下 1 桁）＜例＞A1,TK4
10.0V

ＴＫ５：計測電流データのリードバック
機能： 指定したデバイスアドレスの ZＸの計測電流データを取得します。
書式： ＴＫ５
リードバックフォーマット： ＊Ａ＊：リードバック値
リードバック値：＊：指定された ZＸの出力電流計測値。（有効桁数は９６ページ出力電流設定範囲参照）＜例＞A1,TK5
0.00A

100

デジタル通信で使う注意事項
マルチ接続ケーブルを使用した通信制御機能は、ＺＸシリーズ相互間でのみ可能です。
マルチ接続可能な他の当社製品と接続したい場合は、㈱高砂製作所営業部へご相談ください。

101デジタル通信で使う【 このﾍﾟｰｼﾞは空白です 】

102

直列・並列運転で使う
直列・並列運転で使う

並列運転
合計で 10 台までの出力を並列に接続して出力電流を増加させることができます。
また、一台のマスター機で全体の出力電圧、電流をコントロールする、マスタースレーブ並列運転が可能です。
並列制御ケーブルを接続するだけで、並列台数の認識を自動で行います。
出力電流、出力電力を合計した計測値はマスター機に表示されます。

！ 注意● 並列運転は、同一機種に限って可能です。
異なる機種を並列に接続すると、故障の原因となります。
（例：ZX-400M 同士は可能ですが、ZX-400M と ZX-800M、又は ZX-1600M は不可です。）
スレーブ動作時のＦＵＮＣＴＩＯＮ項目は参照のみで設定はできません。
スレーブ機の操作はアラームリセット時の「ＯＶＰ」キーと「ＯＣＰ」キーの同時押し、「ＦＵＮＣ.」キー、「ＬＯＣＡＬ」キーのみ有効です。
各電源のマイナス出力間を接続している配線は絶対にオープンにしないでください。
並列に接続されているすべてのＺＸシリーズの入力電源（「ＰＯＷＥＲ」スイッチ）をＯＮにしてください。

●
●
●
●

接続
下図のように接続します。
1 台目（マスター機）の M/SCONTROL コネクタ OUT から 2 台目（スレーブ機）の M/SCONTROL
コネクタ IN へ接続し、2 台目の M/SCONTROL コネクタ OUT から 3 台目（スレーブ機）へと接続します。
M/S CONTROL（OUT）
M/S CONTROL（IN）

並列制御ｹｰﾌﾞﾙ ZXP-**M （別売）

#2（ｽﾚｰﾌﾞ）#1（ﾏｽﾀｰ）

IN

O
N
OF
F

ON
OFF

SENSE

+

1 00 ‑2 40〜 ,5 0/6 0Hｚ ,7A

L INE I NPU T+DCOUT PU T
SENSE

+
‑

‑

MA X

10 0‑ 240 〜 , 50 /60H ｚ , 7A

L IN E INP UT

L INK

‑

‑

ACT

DC OU TP UT

+
MNT

MNT

+

MNT

S ERI AL I/ F
1

L INE I NPU T

L INK

ACT
MNT

OUT

LAN

SERIAL I/F

2

OFF

SE RI AL T ERM IN ATI ON

M/SCON TR OL
TE RM INA TI
ON

ON

LAN

SE RI AL T ERM IN ATI ON#ｎ（ｽﾚｰﾌﾞ）OU
T

M/ S C ON TRO L

I
N

OUT

M/ S C ON TRO LIN

D C O UT PUT
SENSE

+

MAX

‑

‑

10 0‑ 240 〜 , 50/ 60H ｚ , 7A

M AX

M/S CONTROL（IN）
より合わせるより合わせるより合わせる

※背面図は ZX-400MA 及び 400MAN

+

－

ＭＥＭＯ


負 荷
マスタースレーブ並列運転

103

各ＺＸ電源から負荷までの配線は、長さと断面積の等しい電線を使い、最短で配線してください。
負荷までの距離が長い（約 10m 以上）場合は、中継端子台などを使って並列接続した後、負荷まで配線
してください。

直列・並列運転で使う操作について１．＃1 から＃ｎまでの各ＺＸ電源の「ＰＯＷＥＲ」スイッチをすべてＯＮにします。ＯＮにする順序は任意です。
２．すべての「ＰＯＷＥＲ」スイッチがＯＮになった後、約２秒で操作が可能になります。
３．M/SCONTROL コネクタのＩＮ側が他のＺＸシリーズ電源に接続されていない番号（前ページ＃１）のＺＸ電源がマスター機になります。
４．「ＰＯＷＥＲ」スイッチがＯＮになった後、マスター機の「数字表示器」上段に機種表示、下段にファームウエアバージョ
ン、並列台数を表示します。
並列接続台数が、不一致（前回使用時の並列台数と今回の並列台数が相違の場合）の場合は「数字表示器」上段にエラーコード“Ｅ０１１”を表示し、下段に検出台数を点滅表示します。並列台数を確認後、「FUNC.」キーを２秒以上長押しして、検出台数を承認することで計測表示に切り替わりますます。
５．マスター機の「数字表示器」上段に電圧計測、「数字表示器」下段には電流計測値を表示します。
「数字表示器」下段は並列数の合計（総合電流値）表示をします。
「DISPLAY」キーにて電力表示を選択した場合は総合電力値を表示します。
STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCK

スレーブ機の正常時の表示
は右図のようにバー表示となります。

CV
OUTPUT POWER
20

40

60

(%)

80 100 LMT

CC

STEP
CURRENT

エラーコード表示

１．マスター機に表示されるエラーコードおよび表示一覧
表示桁
数字表示器
数字表示
表示内容
器
下段
上段
WDT
E001
－
AD_OV
E002
－
OHP
E003
OHP
OVP
E004
OUP
OCP
E005
OCP
BST
E006
－
P_ERR
E007
－
BST_NRDY
E008－
並列接続検出異常E009－
並列接続台数 OVER
E010－
並列接続台数不一致

E011－

TRIP（ZX-1600MN/MAN）
通信異常
E2P 異常（装置用）
E2P 異常（LAN 用）
起動シーケンス異常

E012
E100
E110
E120
E130

Shdn
－
－
－
－

エラー内容
CPU の誤動作
DC/DC 部の入力電圧異常
過温度保護の動作
過電圧保護の動作
過電流保護の動作
ｽﾚｰﾌﾞ機異常（並列運転時のﾏｽﾀｰ機にのみ表示）
入力電圧異常ｽﾚｰﾌﾞ機の入力電圧異常
並列台数が正常に検出されない
11 台以上並列接続されている
ZX 電源が記憶している前回の並列接続台数と今回の並列台数の相違
TRIP 機能の動作
起動時初期化異常
起動時初期化異常
起動時初期化異常

２．スレーブ機のエラー表示

マスター機は正常でスレーブ機の何れかにアラームが発生した場合①アラームを検出したスレーブ機は｢数字表示器｣上段にエラーコード、｢数字表示器｣下段にアラーム種別を表示します。
②マスター機は｢数字表示器｣上段にエラーコード“E006”を表示します。
（マスター機正常、スレーブ機の何れかにアラーム発生）

104

直列・並列で使う
直列運転
ＺＸ２台の出力を直列に接続し、出力電圧を倍増することができます。
また、１台のマスター機で出力をコントロールするマスタースレーブ運転ができます。

！ 注意



直列運転を行うにはマスター機、スレーブ機ともに LA タイプが必要です。
ＺＸ-***H の***H の部分の数字が同じモデルのみ直列運転は可能です。
異なる機種を直列に接続すると、故障の原因となります。
（例：例：ZX-400H 同士は可能ですが、ZX-400H と ZX-800H、又は ZX-1600H は不可です。）
直列に接続されているＺＸシリーズの入力電源（「ＰＯＷＥＲ」スイッチ）をＯＮにしてください。
直列運転で動作を始める前にスレーブ機の出力電圧の校正を実施してください。
スレーブ動作時のＦＵＮＣＴＩＯＮ設定項目は制限されます。
スレーブ機の操作はアラームリセット時の「ＯＶＰ」キーと「ＯＣＰ」キーの同時押し、「ＯＶＰ」キー、「ＯＣＰ」キー、「ＦＵＮＣ.」キー、「ＬＯＣＡＬ」キーのみ有効です。
直列運転時の前面ディスプレイの表示は、マスター機・スレーブ機のそれぞれの出力を表示しています。(出力電圧が１６０Ｖの場合 ： マスター機 80.00V、スレーブ機 80.00Ｖ)







接続

は
に
プ
イ
ん
タ
Ｍ ませ
は り
能 お
機 して
この 応
対

下図のように接続します。

（スレーブ機）IN

TERMINATION

ON

直列コントロール用
コネクタ

ON

OFF

SERIAL I/F 2

OFFSERIAL I/F 2

TERMINATIONOUT

M/S CONTROLOUT

M/S CONTROL

IN（マスター機）

より線

SENSE

‑

+ ‑

+

+

DC OUTPUT
SENSE

+ ‑

‑

－
負 荷

◆負荷配線の接続①スレーブ機のマイナス端子からマスター機のプラス端子へ配線を接続します。
②スレーブ機のプラス端子から負荷のプラス端子へ配線を接続します。
③マスター機のマイナス端子から負荷のマイナス端子へ配線を接続します。

105

1

13

14

26

OUT

LINE INPUTDC OUTPUTSERIAL I/F 1+

LINE INPUTSERIAL I/F 1

IN

外部コントロール用コネクタ(付属）※背面図はＺＸ－４００HＡ

直列・並列運転で使う◆コントロール端子の配線①スレーブ機の外部コントロールコネクタの 22 番端子からマスター機のプラス端子へ配線を接続します。
②直列コントロール用コネクタからマスター機のマイナス端子へ配線を接続します。
③スレーブ機の外部コントロールコネクタの 13 番端子からマスター機の外部コントロールコネクタの 1 番端子へ配線を接続します。
④スレーブ機の外部コントロールコネクタの 24 番端子からマスター機の外部コントロールコネクタの 14 番端子へ配線を接続します。
⑤スレーブ機の外部コントロールコネクタの 26 番端子からマスター機の外部コントロールコネクタの 2 番端子へ配線を接続します。
※③～⑤の信号線はより線にします。

操作について１．マスター機の設定①．ファンクションキー「ＦＵＮＣ．」を押します。
②．「VOLTAGE」ツマミで項目番号１１を選択します。
③．「CURRENT」ツマミで設定値を２に変更します。
④．設定が終了したら、再度「FUNC.」を押します。
※ファンクション項目１１の機能「外部接点による出力のＯＮ／ＯＦＦ」については１０５ページをご覧ください。

は
に
プ
イ
ん
タ
Ｍ ませ
は り
能 お
機 して
この 応
対

ＭＥＭＯ

この項の設定をすることで、スレーブ機の入力電源がＯＦＦのときマスター機の出力ＯＮを禁止します。

2．スレーブ機の設定①．ファンクションキー「ＦＵＮＣ．」を押します。
②．「VOLTAGE」ツマミで項目番号７３を選択します。
③．「CURRENT」ツマミで設定値を１（スレーブモード）に変更します。
④．設定が終了したら、再度「FUNC.」を押します。
⑤．「POWER」スイッチを OFF にします。

※再度「POWER」スイッチをＯＮすると、スレーブ機として動作します。その際、「OUTPUT」ランプが点灯します。
ＭＥＭＯ

マスター機へもどすときは FUNCTION 項目７３を０へ、
項目５１を０、項目６０を１に設定してください。

106

直列・並列で使う
２．スレーブ機の出力設定の校正
直列運転動作ではスレーブ機の出力電圧をマスター機の電圧と合わせるためスレーブ機の校正をします。
準備
校正には次の測定器が必要です。
電圧測定用デジタルマルチメーター
2台
表示桁数 ： 5 1/2 桁以上表示
確度：0.005％以上※1mV～100Ｖの測定レンジを有すること。）

スレーブ機の出力電圧設定のオフセット、フルスケール校正
１．負荷配線、リモートセンシング配線を取り外して出力端子にデジタルマルチメーターを接続します。
本機のＰＯＷＥＲスイッチをＯＮにし、出力はＯＦＦにしておきます。

３．再度「PRESET」キーを押した後、｢OUTPUT｣キーを押し、出力をＯＮにします。
OVP

OCP

OUTPUTPRESET

ALARM RESETOVPALARM RESET

は
に
プ
イ
ん
タ
Ｍ ませ
は り
能 お
機 して
この 応
対
①

アナログコントロール
コネクタ

＋
スレーブ機

OUTPUTPRESET

FUNC.

②

MEMO

+

Ｖ

直列コントロール
コネクタ

OCP

FUNC.

デジタルマルチメータ「OUTPUT」のＯＮ/ＯＦＦは、マスター機でのみ有効です。

-－

４．スレーブ機の｢FUNC.｣キーを押し「VOLTAGE」ツマミを回して「数字表示器」上段に設定項目番号３７を表示させます。

＋

+

マスター機

Ｖ

デジタルマルチメータ

STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCK

-

－

CV

OUTPUT POWER

20

２．マスター機の「PRESET」キー①を押し「VOLTAGE」
ツマミ②で「0.01Ｖ」、「CURRENT」ツマミ③で「1.00A」に設定します。
ZX-400HA
STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCK②CVOUTPUT POWER
20

40

60

(%)

80 100 LMTDISPLAYA

MEMORYB

OVP

OCP

PRESET

ALARM RESET

POWER

STEP
CURRENT

CC

C

STORE

OUTPUT

③
①

FUNC.

LOCAL

LOCK

（設定方法は基本的な使い方の定電圧電源としての使い方を参照してください。）
107

40

60

(%)

80 100 LMT

CC

STEP
CURRENTMEMO｢FUNC.｣ランプが点灯し、「数字表示器」下段の表示は消灯します。

直列・並列運転で使う
５．マスター機の出力電圧計測用デジタルマルチ
メーターの表示と等しくなるようようにスレーブ機の｢CURRENT｣ツマミを調整します。

９．スレーブ機の｢FUNC.｣キーを押し「VOLTAGE」ツマミを回して「数字表示器」上段に設定項目番号 38 を表示さ
せます。

CV

CV
OUTPUT POWER
20

40

60

(%)

80 100 LMT

STEPVOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCKSTEPVOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCKOUTPUT POWER

STEP
CURRENTCC

20

６．スレーブ機の｢FUNC.｣キーを押し、出力電圧設定のオフセット校正を終了させます。

40

60

(%)

80 100 LMT

１０．マスター機の出力電圧計測用デジタルマルチメーターの表示と等しくなるようにスレーブ機の｢CURRENT｣ツ
マミを調整します。
STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCK

OVP

OCP

ALARM RESETSTEP
CURRENT

CC

は
に
プ
イ
ん
タ
Ｍ ませ
は り
能 お
機 して
この 応
対
OUTPUTPRESETFUNC.

CV

OUTPUT POWER

20

７．マスター機の「PRESET」キーを押し「VOLTAGE」ツマミ
にて「８0.00」Ｖに設定します。
ZX-400HA

40

60

(%)

80 100 LMT

CC

STEP
CURRENT

１１．スレーブ機の｢FUNC.｣キーを押し、出力電圧設定のフルスケール校正を終了させます。

STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCK

②

OVP

OCP

OUTPUTPRESETCV

OUTPUT POWER
20

40

60

(%)

80 100 LMT

STEP
CURRENTCCDISPLAYA

MEMORYB

OVP

OCP

PRESETCSTORE

OUTPUT

ALARM RESET

FUNC.

①

FUNC.

ALARM RESET

LOCAL

POWER

LOCK

（設定方法は基本的な使い方の定電圧電源としての使い方を参照してください。）

１２．これで出力電圧設定のオフセット、フルスケール校正は完了です。
電圧設定値を元に戻して使用してください。

８．「PRESET」キーを押します。
OVP

OCP

ALARM RESETOUTPUTPRESET

FUNC.

MEMO
スレーブ機は常に出力 ON の状態になっています。
（出力にかかわらず｢ＯＵＴＰＵＴ｣ランプは常に点灯）

108

外部アナログ、接点信号で制御する
外部アナログ、接点信号で制御する

外部接点による出力のＯＮ／ＯＦＦ
小容量の接点、またはフォトカプラの出力で本機の出力を「ＯＮ／ＯＦＦ」することができます。
接点容量が５Ｖ、２．５ｍＡ以上の小信号用リレーまたは小信号用スイッチ、フォトカプラを使用します。

！ 注意●電磁接触器の主接点やパワーリレー等の電力用接点は適しません。
●出力のＯＮ／ＯＦＦ用接点は絶縁された接点、オープンコレクタを使用してください。

外部接点による出力ＯＮ／ＯＦＦ制御を『有効』にするにはＦＵＮＣＴＩＯＮ設定を変更する必要があります。
工場出荷設定では『無効』になっています。

13
1

MNT

！ 注意

109

LINK

ACT

LAN

SERIAL

14
2

TERMINATION

M/S CONTROL

接 続
下図のようにコネクタ（XG5M-1432-N または XG5M-1435-N（ｵﾑﾛﾝ製））の２、３番にケーブルを配線し
M/S CONTROL（IN）へ接続してください。
専用の出力ＯＮ／ＯＦＦケーブル（ＺＸＳ－０５Ｍ 別売り）も準備しております。
ケーブル側コネクタ ：XG5M-1432-N または XG5M-1435-N（ｵﾑﾛﾝ製）
コネクタ用セミカバー ：XG5S-0701（ｵﾑﾛﾝ製）
コンタクト：XG5W-0031-N（XG5M-1432-N 用）（ｵﾑﾛﾝ製）
XG5W-0034-N(XG5M－1432－N 用)(ｵﾑﾛﾝ製)
圧着工具：XY2B-7006（ｵﾑﾛﾝ製）
引き抜き工具：XY2E-0001（ｵﾑﾛﾝ製）

外部アナログ、接点信号で制御する
OVP

設定の手順

OCP

OUTPUTPRESETFUNC.

ALARM RESET

ファンクションキー『ＦＵＮＣ』を押します。
「FUNC.」ランプが点灯します。
「数字表示器」上段に設定項目番号、下段にパラメータを示します。

『ＶＯＬＴＡＧＥ』つまみで項目番号１１を選択します。

STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCKCV
OUTPUT POWER
20『ＣＵＲＲＥＮＴ』つまみで設定値を変更します。
パラメータ＝０の場合
外部接点によるＯＮ／ＯＦＦ操作を無効にします。

40

60

(%)

STEP
CURRENTCC

80 100 LMT

STEPVOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCKCV
OUTPUT POWER
20

40

60

(%)

80 100 LMT

STEP
CURRENT

CC

前面パネルの ON/OFF キー、リモートコマンドで制御する場合に設定します。

パラメータ＝1 の場合外部接点が、クローズ（閉）の場合、出力をＯＮ、オープン（開）の場合、出力をＯＦＦにします。

STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCKCV
OUTPUT POWER
20外部接点でのみ出力制御ができます。
前面パネルの ON/OFF キー、リモートコントロール（コマンド）での電源制御はできません。

パラメータ＝2 の場合外部接点が、クローズ（閉）の場合、パネル操作による
出力ＯＮ／ＯＦＦ可能。
オープン（開）の場合、出力をＯＦＦにします。

40

60

(%)

STEP
CURRENTCC

80 100 LMT

STEPVOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCKCV
OUTPUT POWER
20

40

60

(%)

80 100 LMT

STEP
CURRENTCC

外部接点がクローズの場合、パネルおよびリモートコマンドで出力制御ができます。
接点信号がオープンになった場合は、パネル操作、リモートコマンドに関わらず出力をＯＦＦにします
OVP

設定が終了したら、再度『ＦＵＮＣ』を押します。

OCP

ALARM RESETPRESETOUTPUT

FUNC.

「数字表示器」は計測表示に戻ります。

110外部アナログ、接点信号で制御する
外部コントロール端子の使い方（ＺＸシリーズＡタイプ）
本機を外部から操作する場合の方法について説明します。
本機の背面パネルには外部コントロール用端子（コネクタが設けてありＦＵＮＣＴＩＯＮ項目と組み合わせてつかうことによりいろいろな応用ができます。
また、外部コントロールコネクタには、専用の接続コネクタを付属しています。
（本体に取り付けられています。）
外部コントロール用
コネクタ

直列コントロール用
コネクタ

IN

1

13

14

26

OUT

外部コントロール用コネクタ(付属)

1

13

14

26

ロックレバー

端子番号
信号名
1 外部ON/OFF用端子
2 外部ON/OFF、入力しゃ断用COM
3 モニター端子出力電流用
4 ｱﾅﾛｸﾞCOM
5 出力電圧ｺﾝﾄﾛｰﾙ端子
外部電圧入力端子（＋）
6 出力電圧/出力電流ｺﾝﾄﾛｰﾙ端子 外部抵抗用端子（Aｶｰﾌﾞ）
7 出力電圧ｺﾝﾄﾛｰﾙ端子
外部抵抗用端子（B、Cｶｰﾌﾞ）
8 出力電流ｺﾝﾄﾛｰﾙ端子
外部抵抗用端子（Aｶｰﾌﾞ）
9 出力電流ｺﾝﾄﾛｰﾙ端子
外部抵抗用端子（B、Cｶｰﾌﾞ）
10 NC
11 ｽﾃｰﾀｽ出力
LEVEL1_ALM
12 ｽﾃｰﾀｽ出力CV
13 ｽﾃｰﾀｽ出力
P-ON
14 入力しゃ断用端子
15 モニター端子
出力電圧用
16 ｱﾅﾛｸﾞCOM
17 ｱﾅﾛｸﾞCOM
18 出力電圧ｺﾝﾄﾛｰﾙ端子
外部抵抗用端子（Aｶｰﾌﾞ）
19 出力電圧ｺﾝﾄﾛｰﾙ端子
外部抵抗用端子（B、Cｶｰﾌﾞ）
20 出力電流ｺﾝﾄﾛｰﾙ端子
外部電圧入力端子（＋）
21 出力電流ｺﾝﾄﾛｰﾙ端子
外部抵抗用端子（B、Cｶｰﾌﾞ）
22 直列運転用ｺﾝﾄﾛｰﾙ端子
23 NC
24 ｽﾃｰﾀｽ出力
LEVEL2_ALM
25 ｽﾃｰﾀｽ出力CC
26 ｽﾃｰﾀｽCOM！ 注意
アナログＣＯＭ（４番１６番１７番ピン）は内部で出力端子のマイナス側に接続されています。

MEMO
コネクタに配線を挿入する方法①コネクタの四角い穴にマイナスドライバーを押し込みます。

③ドライバーを引き抜きます。

②ドライバーを押し込んだまま、丸い穴にケーブル（線材）を挿入します。
※バネ接続（スプリング）※電線の接続にはピンは必要ありません。

線材
線材

マイナスドライバー

マイナスドライバー
マイナスドライバー

適合線材
・電線サイズ：28-18AWG(UL)
・電線被覆剥長さ：7mm

7mm

111

マイナスドライバー推奨寸法

0.4mm

2mm

外部アナログ、接点信号で制御する
この端子を使ってできること
外部接点による出力のＯＮ／ＯＦＦ① 外部接点による入力のしゃ断② 外部電圧による出力電圧、出力電流のコントロール③ 外部抵抗による出力電圧、出力電流のコントロール④ モニター出力⑤ ステータス出力⑥ マスタースレーブ直列運転

112

外部アナログ、接点信号で制御する
外部接点による出力のＯＮ／ＯＦＦ（ＺＸシリーズＡタイプ）
ＺＸシリーズＡタイプでは外部コントロールコネクタを使用して出力のＯＮ／ＯＦＦができます。
小容量の接点、またはフォトカプラの出力で本機の出力を「ＯＮ／ＯＦＦ」することができます。
接点容量が５Ｖ、２．５ｍＡ以上の小信号用リレーまたは小信号用スイッチ、フォトカプラを使用します。

！ 注意●電磁接触器の主接点やパワーリレー等の電力用接点は適しません。
●出力のＯＮ／ＯＦＦ用接点は絶縁された接点、オープンコレクタを使用してください。

外部接点による出力ＯＮ／ＯＦＦ制御を『有効』にするにはＦＵＮＣＴＩＯＮ設定を変更する必要があります。
工場出荷設定では『無効』になっています。
接 続
外部コントロール用コネクタ（付属）の１，２番端子にケーブルを配線してください。
外部コントロールコネクタは両サイドのロックレバーを手前に下げることで簡単にはずすことができます。
フォトカプラまたは接点
ﾂｲｽﾄﾍﾟｱ線
1
2
IN

OUT

14
接点開：出力ＯＦＦ
接点閉：出力ＯＮ
外部接点による、出力のＯＮ／ＯＦＦ！ 注意
外部接点 ON/OFF、入力遮断用ＣＯＭ（２番ピン）は内部で出力端子のマイナス側に接続されています。

設定の手順
設定の手順は１１０ページをご覧下さい。

113外部アナログ、接点信号で制御する
外部接点による入力のしゃ断（ＺＸシリーズＡタイプ）
小容量の接点、またはフォトカプラにより本機の入力のしゃ断（１６００MＡN）をすることがができます。
※４００MＡN・８００MＡN はスイッチング停止（ＯＵＴＰＵＴのＯＦＦ）となります。
接点容量が５Ｖ、２．５ｍＡ以上の小信号用リレーまたは小信号用スイッチ、フォトカプラを使用します。
MEMO
ａ接点の短絡（メイク）によるシャットダウン動作が標準です。
オプションによりｂ接点の開放（ブレーク）によるシャットダウンも可能です。

！ 注意●電磁接触器の主接点やパワーリレー等の電力用接点は適しません。
●出力のＯＮ／ＯＦＦ用接点は絶縁された接点、オープンコレクタを使用してください。

接 続
外部コントロール用コネクタ（付属）の１４，２番端子にケーブルを配線してください。
外部コントロールコネクタは両サイドのロックレバーを手前に下げることで簡単にはずすことができます。
フォトカプラまたは接点
ﾂｲｽﾄﾍﾟｱ線
14
2
IN

OUT

14
接点閉：入力しゃ断

外部接点による、入力のしゃ断！ 注意
外部接点 ON/OFF、入力遮断用ＣＯＭ（２番ピン）は内部で出力端子のマイナス側に接続されています。

入力しゃ断動作の確認
接点を閉じると、上段の「数字表示器」にはエラーコード”Ｅ０１２”と下段の「数字表示器」にはアラームメッセージ”Ｓｈｄｎ”が表示されます。

STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCKCV
OUTPUT POWER
20

40

60

(%)

80 100 LMT

CC

STEP
CURRENT

解除方法は３０ページをご覧下さい。（４００MＡN・８００MＡN）
114

外部アナログ、接点信号で制御する
出力電圧のコントロール（ＺＸシリーズＡタイプ）
外部抵抗による出力電圧コントロール

１．外部抵抗による出力電圧コントロール（Ａ）
外部抵抗の値が無限大（オープン）で出力電圧をゼロにする方法です。
出力電圧は次式となります。

出 力電圧

出力電圧[V]＝ 最大出力電圧[Ｖ] MAX

10
外部抵抗[ｋΩ]  10

１
MAX
2

外部抵抗に対する出力精度は10ｋΩの時、設定電圧±（定格出力電圧の０．２％）となります。
0

外部抵抗

10kΩ
CV_RA

接続
付属コネクタの６番－１８番間に抵抗器を接続します。

6
外部抵抗
０～∞Ω

IN

OUT

18

！ 注意
外部抵抗Ａ，Ｂ，Ｃ，外部電圧による出力のコントロールは併用出来ません。

設定の手順
１１６ページの手順でパラメータを２（外部抵抗Ａタイプ）に設定します。

115∞

外部アナログ、接点信号で制御する
OVP

設定の手順

OCP

OUTPUTPRESETFUNC.

ALARM RESET

ファンクションキー「ＦＵＮＣ．」を押します。
「ＦＵＮＣ．」ランプが点灯します。
「数字表示器」上段に設定項目番号、下段にパラメータを示します。

「ＶＯＬＴＡＧＥ」ツマミで項目番号７０（出力電圧の外部コントロール）を選択します。

STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCKCV
OUTPUT POWER
20「ＣＵＲＲＥＮＴ」ツマミでパラメータを変更します。
１＝外部電圧(０～１０Ｖ)
２＝外部抵抗(０～∞Ω
３＝外部抵抗(０～１０ｋΩ
４＝外部抵抗(０～１０ｋΩ

40

60

(%)

80 100 LMT

STEP
CURRENTCCSTEPVOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCK

CV

：Ａ)
：Ｂ)
：Ｃ)

再度「ＦＵＮＣ．」キーを押して完了です。
「数字表示器」は計測表示に戻ります。

OUTPUT POWER
20

40

OVP

60

(%)

80 100 LMT

OCP

ALARM RESETSTEP
CURRENTCCPRESETOUTPUT

FUNC.

外部電圧、外部抵抗による出力電圧コントロールの解除の方法
項目番号７０を選択し「ＣＵＲＲＥＮＴ」ツマミでパラメータを０にすると解除できます。

116外部アナログ、接点信号で制御する
２．外部抵抗による出力電圧コントロール（Ｂ）
外部抵抗の値がゼロ（ショート）で出力電圧をゼロにする方法です。

出力電圧[V]＝ 最大出力電圧[Ｖ] 

出 力電圧

出力電圧は次式となります。

MAX

外部抵抗[ｋΩ]10

外部抵抗に対する出力精度は
設定電圧±（定格出力電圧の０．１％）となります。

0

外部抵抗
CV_RB

接 続
付属コネクタの７番－１９番間に抵抗器を接続します。

7
外部抵抗
０～１０ｋΩ

IN

OUT

19

！ 注意
外部抵抗Ａ，Ｂ，Ｃと外部電圧による出力のコントロールの併用は出来ません。
外部抵抗が一瞬でもオープンになると、出力に過電圧が発生します。

設定の手順
１１６ページの手順でパラメータを３(外部)抵抗Ｂタイプ）に設定します。

117

10kΩ

外部アナログ、接点信号で制御する
３．外部抵抗による出力電圧コントロール（Ｃ）
MAX

外部抵抗の値が１０ｋΩで出力電圧をゼロにする方法です。
出 力電圧

出力電圧は次式となります。
外部抵抗[ｋΩ] 
出力電圧[V]＝ 最大出力電圧[Ｖ]   最大出力電圧[Ｖ] 

10



0

外部抵抗

外部抵抗に対する出力精度は
設定電圧±（定格出力電圧０．１％）となります。

10kΩ

CV_RC

接 続
付属コネクタの７番－１９番間に抵抗器を接続します。

7
外部抵抗
０～１０ｋΩ

IN

OUT

19

！ 注意
外部抵抗Ａ，Ｂ，Ｃと外部電圧による出力のコントロールの併用は出来ません。
外部抵抗がオープンになると、出力電圧がゼロになるフェイルセーフ方式です。

設定の手順
１１６ページの手順でパラメータを４（外部抵抗Ｃタイプ）に設定します。

118

外部アナログ、接点信号で制御する
外部電圧による出力電圧コントロール
外部から加えられた直流電圧に比例した電圧を出力します。
０～１０Ｖの外部電圧に対して０～最大出力電圧（６４０Ｖ）を出力します。
外部電圧は１ｍＡの電流を取り出せるものを使用します。

MAX

出力電圧

出力電圧は次式となります。
出力電圧[V]＝ 最大出力電圧[Ｖ] 

外部電圧[Ｖ]
100
外部電圧
CV_EXT/V

外部電圧に対する出力精度は
設定電圧±（定格出力電圧の０．１％）となります。

接 続
付属コネクタの４番－５番間に電源を接続します。

4
外部電圧
０～１０Ｖ

IN

5

OUT

！ 注意
外部抵抗Ａ，Ｂ，Ｃと外部電圧による出力のコントロールの併用は出来ません。

設定の手順
１１６ページの手順でパラメータを１(外部電圧)に設定します。

119

10V

外部アナログ、接点信号で制御する
出力電流のコントロール（ＺＸシリーズＡタイプ）
外部抵抗による出力電流コントロール

１．外部抵抗による出力電流のコントロール（Ａ）
外部抵抗の値が無限大（オープン）で出力電流をゼロにする方法です。

MAX

出力電流[Ａ]＝ 最大出力電流[Ａ] 

出力電 流

出力電流は次式となります。
10
外部抵抗[ｋΩ]  10

外部抵抗に対する出力精度は10ｋΩの時、設定電流±（定格出力電流の１％）となります。

１
MAX
2

0

外部抵抗

10kΩ

∞

CC_RA

接 続
付属コネクタの６番－８番間に抵抗器を接続します。

6
外部抵抗
０～∞Ω

IN

8

OUT

！ 注意
外部抵抗Ａ，Ｂ，Ｃと外部電圧による出力のコントロールの併用は出来ません。

設定の手順
１２１ページの手順でパラメータを２（外部抵抗Ａタイプ）に設定します。

120

外部アナログ、接点信号で制御する
OVP

設定の手順

OCP

OUTPUTPRESETFUNC.

ALARM RESET

ファンクションキー「ＦＵＮＣ．」を押します。
「ＦＵＮＣ．」ランプが点灯します。
「数字表示器」上段に設定項目番号、下段にパラメータを示します。

STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCK「ＶＯＬＴＡＧＥ」ツマミで項目番号７１を選択します。
CV
OUTPUT POWER
20

40

60

(%)

80 100 LMT

STEP
CURRENTCCSTEPVOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCK「ＣＵＲＲＥＮＴ」ツマミでパラメータを変更します。
CV

１＝外部電圧(０～１０Ｖ)
２＝外部抵抗(０～∞Ω
３＝外部抵抗(０～１０ｋΩ
４＝外部抵抗(０～１０ｋΩ

OUTPUT POWER
20

40

(%)

80 100 LMT

STEP
CURRENT

CC

：Ａ)
：Ｂ)
：Ｃ)

OVP

設定が終了したら、再度「ＦＵＮＣ．」キーを押します。
「数字表示器」は計測表示に戻ります。

外部電圧、外部抵抗による出力電流コントロールの解除の方法
項目番号７1 を選択し「ＣＵＲＲＥＮＴ」ツマミでパラメータを０にすると解除できます。

121

60

OCP

ALARM RESETPRESETFUNC.

OUTPUT外部アナログ、接点信号で制御する
２．外部抵抗による出力電流コントロール（Ｂ）
MAX

外部抵抗の値がゼロ（ショート）で出力電流をゼロにする方法です。
出力電 流

出力電流は次式となります。
出力電流[Ａ]＝ 最大出力電流[Ａ] 

外部抵抗[ｋΩ]10

外部抵抗に対する出力精度は
設定電流±（定格出力電流の０．５％）となります。

0

外部抵抗

10kΩ

CC_RB

接 続
付属コネクタの９番－２１番間に抵抗器を接続します。

21
外部抵抗０～１０ｋΩ

IN

9

OUT

！ 注意
外部抵抗Ａ，Ｂ，Ｃと外部電圧による出力のコントロールの併用は出来ません。
外部抵抗が一瞬でもオープンになると、出力に過電流が発生します。

設定の手順
１２１ページの手順でパラメータを３（外部抵抗Ｂタイプ）に設定します。

122

外部アナログ、接点信号で制御する
３．外部抵抗による出力電流コントロール（Ｃ）
MAX

外部抵抗の値が１０ｋΩで出力電流をゼロにする方法です。
出力電 流

出力電流は次式となります。
外部抵抗[ｋΩ] 
出力電流[Ａ]＝ 最大出力電流[Ａ]   最大出力電流[Ａ] 

10



0

外部抵抗に対する出力精度は
設定電流±（定格出力電流の０．５％）となります。

外部抵抗
CC_RC

接 続
付属コネクタの９番－２１番間に抵抗器を接続します。

21
外部抵抗０～１０ｋΩ

IN

9

OUT

！ 注意
外部抵抗Ａ，Ｂ，Ｃと外部電圧による出力のコントロールの併用は出来ません。
外部抵抗がオープンになると、出力電流がゼロになるフェイルセーブ方式です。

設定の手順
１２１ページの手順でパラメータを４（外部抵抗Ｃタイプ）に設定します。

123

10kΩ

外部アナログ、接点信号で制御する
外部電圧による出力電流コントロール
MAX

出力電流

外部から電圧を加える直流電圧に比例した電流を出力します。
０～１０Ｖの外部電圧に対して０～最大出力電流を出力します。
外部電圧は１ｍＡの電流を取り出せるものを使用します。
出力電流は次式となります。
出力電流[V]＝ 最大出力電流[Ｖ] 

外部電圧[Ｖ]
100
外部電圧
CC_EXT/V

外部抵抗に対する出力精度は
設定電流±（定格出力電流の０．５％）となります。

10V

接 続
付属コネクタの４番－２０番間に電源を接続します。

4
外部電圧
０～１０Ｖ

IN

20

OUT

設定の手順
１２１ページの手順でパラメータを１(外部電圧)に設定します。

124

外部アナログ、接点信号で制御する
アナログ出力モニター（ＺＸシリーズＡタイプ）
出力電圧に比例した直流電圧を取り出すことができます。
外部に設置したメーターで出力を監視したり、レコーダーで記録する場合に使います。
出力電圧、出力電流の‘０～最大出力’に対して‘０～１０Ｖ’の直流電圧を出力します。
外部メーターの入力インピーダンスは、１０ｋΩ以上のものをお使いください。

出力電圧モニター
出力電圧モニターの精度は０．２％±２ｍＶとなります。

！ 注意
コントロールコモン（4 番ピン）は内部で出力端子のマイナス側に接続されています。

接 続
付属コネクタの４番－１５番間にメーター又はレコーダーを接続します。

4

IN

OUT

Ｖ

+

15

出力電流モニター
出力電流モニターの精度は０．５％±２ｍＶとなります。

！ 注意
電流モニターで出力電流波形を観測することはできません。
コントロールコモン（4 番ピン）は内部で出力端子のマイナス側に接続されています。

接 続
付属コネクタの３番－４番間にメーター又はレコーダーを接続します。

3

IN

Ｖ

+

125

OUT

4

外部アナログ、接点信号で制御する
ステータス出力（ＺＸシリーズＡタイプ）
本機の動作状態を外部に出力することができます。

出力回路
出力はフォトカプラで絶縁されたオープンコレクタで得られます。

CN1
11

24

内部回路

12

25

13
26

LEVEL1_ALM

LEVEL2_ALM

CV_STS

CC_STS

P-ON(M)_STS

S-COM

ステータス一覧
出力信号は負論理で、コレクタ―エミッタ間がＯＮのとき、論理は‘１’となります。
各端子の信号の内容は次のようになります。
端子
１１
２４

信号名
LEVEL1_ALM
LEVEL2_ALM

１２
２５
１３
２６

CV_STS
CC_STS
P-ON(M)_STS
S-COM

内容
軽故障(OVP,OCP)のいずれかが動作していることを示します。
アラームのいずれかが動作していることを示します。
（アラーム一括）
定電圧モードで動作していることを示します。
定電流モードで動作していることを示します。
内部の整流電圧、制御回路用電源が正常であることを示します。
ステータスコモンです。
各フォトカプラのエミッタ側に接続されています。

ステータス出力の電気的仕様
項目
絶縁耐圧
最大コレクタ電圧
最大コレクタ電流仕様
DC500V（入力、出力、シャーシに対して）
24V
5mA

126

外部アナログ、接点信号で制御する
ＬＥＶＥＬ_ＡＬＭ１の設定
動作モードのステータス信号をＬＥＶＥＬ_ＡＬＭ１（アラームステータス）として扱うことができます。
定電圧動作（ＣＶ）から定電流動作へ移行したときにアラームとして監視するなど活用できます。
ＬＥＶＥＬ１_ＡＬＭに設定できるステータス信号
CV_STS（定電圧動作）
CC_STS（定電流動作）
ＰＬ_STS（電力制限動作）

設定の手順

OVP

OCP

OUTPUTPRESETFUNC.

ALARM RESET

ファンクションキー「ＦＵＮＣ．」を押します。
「ＦＵＮＣ．」ランプが点灯します。
「数字表示器」上段に設定項目番号、下段にパラメータを示します。

「ＶＯＬＴＡＧＥ」ツマミで項目番号を選択します。
項目７４ ： CV_STS
項目７５ ： CC_STS
項目７６ ： PL_STS「ＣＵＲＲＥＮＴ」ツマミでパラメータを変更します。

STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCKCV
OUTPUT POWER
20

40

60

(%)

80 100 LMT

STEP
CURRENTCCSTEPVOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCKCV

0＝LEVEL_ALM に含まず
1＝LEVEL_ALM に含む

設定が終了したら、再度「ＦＵＮＣ．」キーを押します。
「数字表示器」は計測表示に戻ります。

127

OUTPUT POWER
20

40

OVP

60

(%)

80 100 LMT

OCP

ALARM RESETSTEP
CURRENTCCPRESETFUNC.

OUTPUT外部アナログ、接点信号で制御する【 このﾍﾟｰｼﾞは空白です 】

128

特殊な負荷特殊な負荷
特殊な負荷として、電池充電と放電、逆電流のある負荷、パルス電流負荷について説明します。

電池充電と放電
電池の充電
バッテリーの自動定電流充電ができます。
充電電流と充電終止電圧をあらかじめ設定しておきます。
接 続
下図のように接続します。Ｄ１は逆流防止ダイオードで、バッテリー接続時に本機の２次平滑コンデンサへ流れ込む
サージ電流を防止します。また、出力ＯＦＦ時にダミー抵抗へ流れ込む電流を防止します。
（ダミー抵抗の値は「逆電流のある負荷」のＲＤで示されていますので参照ください）
Ｄ１は、逆耐圧と電流容量に注意して選定します。一般的に、充電電流が２Ａ以上の場合はＤ１を適当な放熱器に取り付けて冷却する必要があります。
+

＋
D1
本 機

電池
-

－
F1
電池充電の接続！ 注意
電池の極性を逆に接続すると本機の内部を焼損します。
逆接続による焼損を防ぐために、ヒューズ（Ｆ１）の使用をお勧めします。

入力電源スイッチＯＮ時の「ＯＵＴＰＵＴ」キー状態を
ＴＯＧＧＬＥに設定しておきます。
（工場出荷設定）OVP

OCP

OUTPUTPRESETFUNC.

ALARM RESET

ファンクションキー「ＦＵＮＣ．」を押します。
「FUNC.」ランプが点灯します。
「数字表示器」上段に設定項目番号、下段にパラメータを示します。

STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCK「ＶＯＬＴＡＧＥ」ツマミで項目番号 51 を選択し,「ＣＵＲＲＥＮＴ」
ツマミで０を選択します。
CV
OUTPUT POWER
20

40 60

(%)

80 100 LMT

CC⇒次ページへ続く

129

STEP
CURRENT特殊な負荷1 または 3 を選択します PRESET FUNC. REMOTE LOCK「ＶＯＬＴＡＧＥ」ツマミで項目番号 2 を選択し,「ＣＵＲＲＥＮＴ」ツマミで１(ラッシュ電流抑制モード(ＣＣ優先、高速))または3（ＣＣ優先、スルーレート）を選択します。

設定が終了したら再度「ＦＵＮＣ．」を押し設定を完了します。

STEP
VOLTAGECVOUTPUT POWER
20

40

OVP

60

(%)

80 100 LMT

OCP

ALARM RESETCCPRESETSTEP
CURRENTOUTPUTFUNC.

「PRESET」キーを押し「ＣＵＲＲＥＮＴ」ツマミで充電電流を設定します。
設定方法は「定電流源としての使い方」を参照ください。⇒１8 ページ「ＶＯＬＴＡＧＥ」ツマミで充電終止電圧を設定します。
Ｄ１の順方向電圧（0.6V～0.8V 程度）だけ高めに設定します。

設定が終了したら再度「ＰＲＥＳＥＴ」キーを押し設定を完了します。

「OUTPUT」キーを押し試験を開始します。
定電流で充電が進行し、充電終止電圧で定電圧に移行します。

130

特殊な負荷電池の放電
電池の定電流放電ができます。
外付けの負荷抵抗とスイッチが必要です。

＋

S1

-

本 機

電池
+

－
RL
電池の定電流放電
放電抵抗は、下式により求めます。
電池の開放電圧（Ｖ）
Ｒ Ｌ＝

（Ω）
放 電 電 流 （Ａ）

Ｓ１を開いておきます。本機の「ＰＯＷＥＲ」スイッチをＯＮにします。

「PRESET」キーを押し「ＣＵＲＲＥＮＴ」ツマミで放電電流を設定します。
設定方法は「定電流源としての使い方」を参照ください。

「ＶＯＬＴＡＧＥ」ツマミで最大電圧を設定します。
最大出力電圧ＶＭＡＸの求め方。
ＶＭＡＸ＝バッテリーの開放電圧－放電終止電圧（Ｖ）

設定が終了したら再度「ＰＲＥＳＥＴ」を押し設定を完了します。

Ｓ１を閉じ、「OUTPUT」キーを押し試験を開始します。

放電終止電圧に達したら、Ｓ１を開いて放電を停止させます。

！ 注意
Ｓ１を閉じた状態では、本機出力のＯＮ－ＯＦＦにかかわらずバッテリーは放電されます。

131

特殊な負荷逆電流のある負荷！ 注意
本機は負荷からの逆電流に対して出力電圧を安定化する機能を持ちません。逆電流が最大吸い込み電流を超えると出力電圧は定格以上まで上昇し、内部回路を破損することがあります。
本機の定格を超える電圧を出力端子に加えないで下さい。

ダミー抵抗に逆電流を分流させ、出力電圧の上昇を防止します。
逆電流 IR
＋
本 機

VO

ダミー抵抗

負荷

RＳ

－
Ｒs＜

Ｖo
Ｉ R

とする

ダミー抵抗による逆電流の吸収
また、パルス状の逆電流が流れ、平均電流値は供給方向になっている場合は、負荷に並列に大容量（数千～数万μＦ）のコンデンサを接続することで安定化できます。

IO
＋
+
C

本 機

負荷

－

+

IO

0A
-

逆電流

パルス逆電流がある場合！ 注意
本機の定格出力電圧を超える電圧を出力端子に加えないでください。
モータインバータ負荷で、回生による逆電流があるときは、専用のブレーキユニットなどを使用して、過電圧の発生を抑えてください。

132

特殊な負荷パルス電流負荷
負荷電流が一瞬でも定電流（電流制限）値を超えると定電流回路が動作します。
また、出力電力が一瞬でも定格を超えると電力制限回路が動作します。
このようなときは出力電圧が不安定になります。
負荷電流がパルス状の場合、ピーク電流が電流制限値を超えないように注意して下さい。本機の電流計は、出力電流の平均値を表示しますので、電流計だけでは判断できません。
ピーク電流により定電流回路（電力制御回路）が間欠的に動作すると、ＣＣランプまたはＬＩＭＩＴランプが薄く点灯または点滅します。
このような負荷の場合、負荷に並列に大容量のコンデンサを接続することで安定度を改善することができます。
本来の電流波形＋
電流制限による波形

+

電流制限値
平均値

-

ピーク電流

パルス
負荷

－

0A
負荷電流波形

並列コンデンサによる改善
パルス電流負荷の場合

133

特殊な負荷【 このﾍﾟｰｼﾞは空白です 】

134

保 守
保守
本機の保証期間、保守サービス、日常サービス、日常の点検、異常状態と対策について説明します。

保証期間について納入品の保証期間は、納入から１年間といたします。この期間中に当社の責任による、製造上および部品の劣化による故障を生じた場合は、無償修理を行います。ただし天災、取扱いの誤り等による故障、および当社外において改造などが行われた製品の修理は有償となります。

保守サービスについて納入後２年目以降は有償となります。
随時、保守サービスは行っており、その都度料金を申し受けます。

くわしくはホームページかお電話で、ホームページでお電話でお問合せ先：下記フリーダイヤル又は、
ホームページにてお願い申し上げます。

【受付時間】平日 9:00〜12:00▼URL

www.takasago-ss.co.jp/

この製品の最新情報や、その他の電源に関する詳しい製品情報やサービスに関する最新情報 はホームページで

13:00〜17:00▼修理・保守受付専用ダイヤル

フリーダイヤル

0120-963-213

携帯からは0235-25-9783

FAX
0235-25-8678▼製品についてのお問合せ専用ダイヤル
フリーダイヤル

0120-007-213

携帯からは044-822-4112

FAX

044-811-4705

お願い
修理をご依頼の際は本体製造番号（製品底面 12 桁数字）とファームウェアバージョン番号(１５ページ参照)を合わ
せてご連絡願います。

日常の保守と点検
いつまでも初期の性能を保ち、さらに不測の事故を未然に防ぐために、一定期間ごとに点検をお願いします。
特に、エアーフィルターはほこりがつきやすいので、汚れがひどくなる前に清掃して下さい。

！ 危険
本機の内部には高電圧を発生する部分があり、誤って触れますと感電する危険があります。
弊社の係員または弊社の指定するサービスマン以外の方は、本機のカバーを外したり、分解したりしないで下さい。

135

保 守
エアーフィルターの清掃
本機の電源入力ケーブルを入力電源から外します。
（背面インレットコネクタから入力電源ケーブルを抜きます。）
前面ルーバーを外します。
エアーガンや電気掃除機を使用してほこりを取り除いてください。
エアーフィルターの汚れがひどい場合、中性洗剤を薄めた水で水洗いし、乾燥させた後取り付けて下さい。
ルーバーのはずし方

矢印部分を押し上げる

上に押し上げる

パネル面の清掃
水で薄めた中性洗剤を布につけて軽くふき取り、からぶきしてください。
シンナー、ベンジンなどの溶剤は使用しないでください。

ケーブル、端子台の点検
入力ケーブルのキズ、入力端子台、出力端子台にヒビ割れ、破損などがないか点検してください。

ヒューズの溶断について
ヒューズ溶断の場合は故障であり、修理の必要があります。交換はしないでください

136

保 守
ファンモータの交換
ファンモータの寿命は定格出力電力で使用時、周囲温度 25℃にて約 60,000 時間です。風量が低下した時は、
ゴミやほこりがつまっている場合がありますので、まずエアフィルターの清掃を行ってください。
清掃をしても風量が少ない、異常音がする等の場合はファンモータの交換が必要です。

！ 注意
ファンモータ交換は ZX-400MN／MAN のみ可能です。
ZX-800HN／HAN、ZX-1600MN／MAN のファン交換のご用命は弊社営業本部へお問い合わせください。

ＭＥＭＯ

本機は出力電力、出力電流に感応してファンモータの回転数を制御しています。
このため出力電力、出力電流が低い時は、風量が少なくなります。
（無負荷時でも低速で回転しています。）
交換は、ご使用者で行えます。交換には、3ｍｍビス用のプラスドライバーが必要です。
１） 新しいファンモータを（コネクタ取り付け済み）を用意します。（ご購入先は当社営業部へご相談ください。）
２） 電源入力ケーブルを入力電源から外します。（背面インレットコネクタから電源入力ケーブルを抜きます。）
３） 内部電圧が減少するまで３分間以上待ちます。
４） 下図のようにファンモータを取り外し、交換します。

ファンモータファンガードM3 ビス×4 個※図は ZX-400MN

ファンモータの交換①ファンモータを取り付けているＭ３ビス４個を外し、ファンモータを引き出します。
②ファンモータ駆動用の配線を外します。コネクタ（黒色）接続になっており、プリント基板上のコネクタに差し込
まれています。
③新しいファンモータのコネクタを接続します。コネクタ配線がファンモータと背面パネルの間にはさまれないように注意して取り付け、４個のビスをしめます。
⑤入力電源を接続し、POWER スイッチをＯＮにして、ファンモータの回転を確認します。

137

保 守
部品寿命について本機には有寿命部品を使用しております。
ご使用条件により部品に寿命差がでますが、一般的な部品寿命については下記の表を参考にしてください。
長くご使用いただくためには、５年、１０年目安でのオーバーホールをお薦めいたします。
年度
部品名

0～1年

２年

３年

４年

５年

６年

７年

８年

９年

１０年 １１年 １２年

備考

ファン
初
期
不
良

リレー

アルミ電解コンデンサ！ 注意
設置されている環境が高温多湿、塵埃、油脂、腐食性ガス等が発生する場所では、部品の寿命が著しく短くなりますのでご注意ください。

138

校 正
校正

出力設定の校正
準 備
校正には次の測定器が必要です。
１．電圧測定用デジタルマルチメーター１台
表示桁数：51/2 桁以上
表示確度：0.005％以上（1mV～1000Ｖの測定レンジを有すること。）

２．電流測定用分流器（シャント抵抗）
1０Ａ/50ｍＶ0.1 級(ZX-400MN/MAN)
２５Ａ/50ｍＶ0.1 級(ZX-800MN/MAN)
５０Ａ/50ｍＶ0.1 級(ZX-1600MN/MAN)

出力電圧設定のオフセット、フルスケール校正
１．負荷配線、リモートセンシング配線を取り外して出力端子にデジタルマルチメーターを接続します。

４．｢FUNC.｣キーを押し「VOLTAGE」ツマミを回して「数字表示器」上段に設定項目番号 20 を表示させます。

本機のＰＯＷＥＲスイッチをＯＮにし、出力はＯＦＦにして
おきます。
+

+

STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCK

CV

本機

OUTPUT POWER

ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾏﾙﾁﾒｰﾀ

Ｖ

20

40

60

(%)

STEP
CURRENTCC

80 100 LMT

-

‑

MEMO

校正回路

！ 注意

予め FUNCTION 設定項目 13 の直線性補償機能を 0（0=OFF）に設定しておいてください。

｢FUNC.｣ランプが点灯し、「数字表示器」下段の表示は消灯します。

５．出力電圧計測用デジタルマルチメーターの表示が「0.100」V になるように｢CURRENT｣ツマミを調整します。

２．「PRESET」キーを押し「VOLTAGE」ツマミで「0.1Ｖ」、「CURRENT」ツマミで「1.00A」に設定します。
ZX-400MN

STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCKSTEPVOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCK②CVOUTPUT POWER
20

40

60

DISPLAY

OVP(%)

80 100 LMT

A

OCP

ALARM RESETPOWERMEMORYB

CV

STEP
CURRENT

CC

C

③

20

40

60

(%)

80 100 LMT

CC

STEP
CURRENT①STORE

OUTPUTPRESETOUTPUT POWER

FUNC.

LOCAL

LOCK

（設定方法は基本的な使い方の定電圧電源としての使い方を参照してください。）

６．｢FUNC.｣キーを押し、出力電圧設定のオフセット
校正を終了させます。
OVP

３．再度「PRESET」キーを押した後、｢OUTPUT｣キーを押し、出力をＯＮにします。
OVP

OCP

ALARM RESET①

139

OUTPUTPRESET

FUNC.

OVP

OCP

OUTPUTPRESETFUNC.

ALARM RESET②OCP

ALARM RESETOUTPUTPRESET

FUNC.

校 正
７．「PRESET」キーを押し「VOLTAGE」ツマミにて「320.0」Ｖに設定します。

１０．出力電圧計測用デジタルマルチメーターの表示が「320.00」V になるように｢CURRENT｣ツマミで調整します。

ZX-400MN
STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCK②STEPVOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCKCV
OUTPUT POWER
20

40

60

(%)

80 100 LMT

STEP
CURRENTCCCV
OUTPUT POWER
20DISPLAYA

MEMORYB

OVP

OCP

PRESET

C

STORE

40

60

(%)

80 100 LMT

STEP
CURRENTCC①OUTPUTFUNC.

ALARM RESET

LOCAL

POWER

LOCK

（設定方法は基本的な使い方の定電圧電源としての使い方を参照してください。）

１１．｢FUNC.｣キーを押し、出力電圧設定のフルスケー
ル校正を終了させます。
OVP

８．「PRESET」キーを押します。

OCP

ALARM RESET

OVP

OCP

OUTPUTPRESETFUNC.

OUTPUTPRESETFUNC.

ALARM RESET

９．｢FUNC.｣キーを押し「VOLTAGE」ツマミを回して「数字表示器」上段に設定項目番号 21 を表示させます。
STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCK

１２．これで出力電圧設定のオフセット、フルスケール校
正は完了です。
電圧設定値を元に戻して使用してください。

！ 注意
必ずメーター校正（電圧計のオフセット、フルスケールの校正）も合わせておこなってください。

CV
OUTPUT POWER
20

40

60

(%)

80 100 LMT

CC

STEP
CURRENTMEMO｢FUNC.｣ランプが点灯し「数字表示器」下段の表示は消灯
します。

140

校 正
出力電流設定のオフセット、フルスケール校正
１．負荷は分流器のみで行います。
ご使用時の負荷配線やリモートセンシングの配線は取り外します。
出力端子に分流器（0.1 級）を接続し、分流器の測定端子にデジタルマルチメーターを接続します。
本機のＰＯＷＥＲスイッチをＯＮにし、出力はＯＦＦにしておきます。
注）
ZX-400MN/MAN は 5A
ZX-800MN/MAN は 10A
ZX-1600MN/MAN は 20A
流れます。
配線材線材による電圧降下は 0.8V 以下になる
ような配線材を使用して
ください。

+

本機
分流器

‑
－

デジタル
マルチメーター

Ｖ ＋

３．再度「PRESET」キーを押した後、｢OUTPUT｣キーを押し、出力をＯＮにします。
OVP

OCP

ALARM RESETOUTPUTPRESET

OVP

FUNC.

OCP

FUNC.

ALARM RESET①OUTPUTPRESET②

４．｢FUNC.｣キーを押し「VOLTAGE」ツマミを回して｢数字表示器｣上段に設定項目番号 22 を表示させます。
STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCKCV
OUTPUT POWER
20

40

60

(%)

80 100 LMT

CC

STEP
CURRENT

校正回路！ 注意
予め FUNCTION 設定項目 1 のシンク機能を 1（1=ON）
FUNCTION 設定項目 13 の直線性補償機能を 0（0=OFF）に設定しておいてください。

２．「PRESET」キー①を押し「CURRENT」ツマミ③で CC 設
定値を「0.010」A、「VOLTAGE」ツマミ②で CV 設定値を「1.0Ｖ」に設定します。

｢FUNC.｣ランプが点灯し、「数字表示器」下段の表示は消灯します。

５ ． 出 力 電 流 計 測 用デ ジタ ル マ ル チ メ ー タ ー の 表示 が「0.050」mV（10mＡ相当：ZX-400MN の場合）（※）になる
ように｢CURRENT｣ツマミを調整します。
※ZX-800MN/MAN は「0.020」mV（10mＡ相当）、
ZX-1600MN/MAN は「0.100」mV（100mＡ相当）になるように CURRENT｣ツマミを調整します。

ZX-400MN
STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCK

MEMO

②
CV
OUTPUT POWER
20

40

60

DISPLAY

OVP(%)

80 100 LMT

A

OCP

ALARM RESET

POWER

STEP
CURRENTCCMEMORY
B

③
CV

C

STORE

OUTPUTPRESET

①

FUNC.

LOCAL

LOCK

（設定方法は基本的な使い方の定電流電源としての使い方を参照してください。）

141

STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCKOUTPUT POWER
20

40

60

(%)

80 100 LMT

CC

STEP
CURRENT校 正
６．｢FUNC.｣キーを押し、出力電流設定オフセット
OVP

OCP

OUTPUTPRESET※ZX-400MN/MAN は 25.00mV で 5A 相当
ZX-800MN/MAN は 20.00mV で 10A 相当
ZX-1600MN/MAN は 20.00mV で 20A 相当

FUNC.

ALARM RESET

１０．出力電流計測用デジタルマルチメーターの表示が「25.000」ｍV（※）になるように｢CURRENT｣ツマミで調
整します。

STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCK

CV

７．「PRESET」キー①を押し「CURRENT」ツマミ②で CC 設
定値を設定します。

OUTPUT POWER
20

40

60

(%)

80 100 LMT

STEP
CURRENTCC※ZX-400MN/MAN は 「5.00A」
ZX-800MN/MAN は 「10.00Ａ」
ZX-1600MN/MAN は「20.00A」に設定します。
ZX-400MN
STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCKCV
OUTPUT POWER
20

40

60

DISPLAY

OVP(%)

80 100 LMT

A

OCP

ALARM RESETSTEP
CURRENTCCMEMORYBCSTORE

OUTPUTPRESET②

１１．｢FUNC.｣キーを押し、出力電流設定のフルスケール
校正を終了させます。
OVP

①

OCP

ALARM RESETOUTPUTPRESET

FUNC.

FUNC.

LOCAL

POWER

LOCK

（設定方法は基本的な使い方の定電流電源としての使い方を参照ください。）
８．「PRESET」キーを押します。
OVP

OCP

ALARM RESET

１２．これで出力電流設定のオフセット、フルスケール校正は完了です。
電流設定値を元に戻して使用してください。

OUTPUTPRESET

！ 注意

FUNC.

必ずメーター校正（電流計のオフセット、フルスケールの校正）も合わせておこなってください。

９．｢FUNC.｣キーを押し「VOLTAGE」ツマミを回して「数字表示器」上段に設定項目番号 23 を表示させます。
STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCKMEMOCVOUTPUT POWER
20

40

60

(%)

80 100 LMT

CC

STEP
CURRENT｢FUNC.｣ランプが点灯し「数字表示器」下段の表示は消灯し
ます。

142

校 正
外部アナログ入力による出力電圧オフセット・フルスケール校正（ＺＸシリーズＡタイプ）

外部電圧による出力電圧コントロール
１．負荷配線を取り外し、出力端子にデジタルマルチメータ
ーを接続します。

４．設定が終了したら、再度「ＦＵＮＣ．」キーを押します。

本機のＰＯＷＥＲスイッチをＯＮにし、出力はＯＦＦにしてお
きます。

+

OVP

OCP

OUTPUTPRESETFUNC.

ALARM RESET

+

本機

Ｖ

-

‑

ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾏﾙﾁﾒｰﾀ

校正回路

５．「OVP」キー①を押し「ＶＯＬＴＡＧＥ」ツマミ②で「352.0Ｖ」に設定します。

！ 注意

ZX-400MAN

予め FUNCTION 設定項目 13 の直線性補償機能を 0（0=OFF）に設定しておいてください。

STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCK②CVOUTPUT POWER

２．「ＦＵＮＣ．」キーを押し「ＶＯＬＴＡＧＥ」ツマミを回して「数字表示器」上段に設定項目７０を表示させます。

20

STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCK

40

60

(%)

80 100 LMTDISPLAYA

MEMORYB

OVP

OCP

PRESET

C

LOCAL

POWER

LOCK

CV
OUTPUT POWER
40

60

(%)

80 100 LMT

CC

①

STORE

OUTPUTFUNC.

ALARM RESET

20

STEP
CURRENTCCSTEP
CURRENT

６．外部電圧「0.00Ｖ」を入力します。
３．「ＣＵＲＲＥＮＴ」ツマミを回して設定値を 1(外部電圧)に変
更します。
＋
STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCKCV
OUTPUT POWER
20

143

40

60

(%)

80 100 LMT

CC

STEP
CURRENT

外部電圧
０〜１０Ｖ

4
IN

ー

OUT

5

校 正
７．「ＯＵＴＰＵＴ」キーを押し、出力をＯＮにします。
OVP

OCP

１１．外部電圧「10.00Ｖ」にします。

OUTPUTPRESET＋FUNC.

ALARM RESET

外部電圧
０〜１０Ｖ

８．「ＦＵＮＣ．」キーを押し「ＶＯＬＴＡＧＥ」ツマミを回して「数字表示器」上段に設定項目２８を表示させます。

4
IN

5

OUT

ー

１２．「ＦＵＮＣ．」キーを押し「ＶＯＬＴＡＧＥ」ツマミを回して「数字表示器」上段に設定項目２９を表示させます。
STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCKSTEPVOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCKCV
OUTPUT POWER
20CV
OUTPUT POWER
20

40

60

(%)

80 100 LMT

40

60

(%)

80 100 LMT

STEP
CURRENTCCSTEP
CURRENTCC

９．出力電圧計測用デジタルマルチメーターの表示が「0.00Ｖ」になるように「ＣＵＲＲＥＮＴ」ツマミで調整します。

１３．出力電圧計測用デジタルマルチメーターの表示が320.0Ｖになるように「ＣＵＲＲＥＮＴ」ツマミで調整します。
STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCKSTEPVOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCKCV
OUTPUT POWER
20CV
OUTPUT POWER
20

40

60

(%)

80 100 LMT

40

60

(%)

80 100 LMT

STEP
CURRENTCCSTEP
CURRENTCC

１４．「ＦＵＮＣ．」キーを押し、外部電圧による出力電圧のコントロールのフルスケール校正を終了します。
１０．「ＦＵＮＣ．」キーを押し、外部電圧による出力電圧のコントロールのオフセット校正を終了します。

OVP

OCP

ALARM RESET

OVP

OCP

ALARM RESETOUTPUTPRESETFUNC.

OUTPUTPRESET

FUNC.

１５．これで外部電圧による出力電圧コントロールのオフセ
ット・フルスケール校正は終了です。

144

校 正
外部抵抗による出力電圧コントロール（Ａ）

１．負荷配線を取り外し、出力端子にデジタルマルチメー
ターを接続します。

４．設定が終了したら、再度「ＦＵＮＣ．」キーを押します。

本機のＰＯＷＥＲスイッチをＯＮにし、出力はＯＦＦにしてお
きます。

+

OVP

OCP

OUTPUTPRESETFUNC.

ALARM RESET

+

本機

Ｖ

-

‑

ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾏﾙﾁﾒｰﾀ

校正回路

５．「OVP」キー①を押し「ＶＯＬＴＡＧＥ」ツマミ②で「352.0Ｖ」に設定します。

！ 注意
予め FUNCTION 設定項目 13 の直線性補償機能を 0（0=OFF）に設定しておいてください。

ZX-400MAN

２．「ＶＯＬＴＡＧＥ」ツマミを回して「数字表示器」上段に設定
項目７０を表示させます。

20

40

60

(%)

80 100 LMT

A

MEMORYB

OVP

OCP

PRESET

40

60

(%)

80 100 LMT

CC

C

LOCAL

POWER

STEP
CURRENT

３．「ＣＵＲＲＥＮＴ」ツマミを回して設定値を２(外部抵抗Ａ)に変更します。

①

STORE

OUTPUTFUNC.

ALARM RESETOUTPUT POWER

STEP
CURRENTCCDISPLAY

CV
20

②

CV
OUTPUT POWER

STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCKSTEPVOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCK

LOCK

６．外部抵抗を無限大（オープン）にします。

6
STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCK

IN

外部抵抗
０～∞Ω

OUT

18
CV
OUTPUT POWER
20

40

60

(%)

80 100 LMT

CC

STEP
CURRENT

７．「ＯＵＴＰＵＴ」キーを押し、出力をＯＮにします。
OVP

OCP

ALARM RESET145

OUTPUTPRESETFUNC.

校 正
８．「ＦＵＮＣ．」キーを押し「ＶＯＬＴＡＧＥ」ツマミを回して「数字表示器」上段に設定項目２８を表示させます。
STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCK

１２．「ＦＵＮＣ．」キーを押し「ＶＯＬＴＡＧＥ」ツマミを回して「数字表示器」上段に設定項目２９を表示させます。

CV
OUTPUT POWER
20

40

60

CV

(%)

80 100 LMT

OUTPUT POWER

STEP
CURRENTCC

20９．出力電圧計測用デジタルマルチメーターの表示が「0.00Ｖ」になるように「ＣＵＲＲＥＮＴ」ツマミで調整
します。
STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCK

40

60

(%)

80 100 LMT

4060

OUTPUT POWER

STEP
CURRENTCC

20

１０．「ＦＵＮＣ．」キーを押し、外部抵抗による出力電圧のコントロール（Ａ）のオフセット校正を終了します。
OVP

OCP

STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCK

CV

(%)

80 100 LMT

STEP
CURRENTCC

１３．出力電圧計測用デジタルマルチメーターの表示が 320.0Ｖになるように「ＣＵＲＲＥＮＴ」ツマミで調整します。

CV
OUTPUT POWER
20STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCK

40

60

(%)

80 100 LMT

STEP
CURRENTCC

１４．「ＦＵＮＣ．」キーを押し、外部抵抗による出力電圧のコントロール（Ａ）のオフセット校正を終了します。

OUTPUTPRESETOVPOCPOUTPUTPRESETFUNC.

ALARM RESETALARM RESET

１１．外部抵抗を０Ω（ショート）にします。

FUNC.

１５．これで外部抵抗による出力電圧コントロール（Ａ）のオフセット・フルスケール校正は終了です。
6

外部抵抗
０～∞Ω

IN

OUT

18

146

校 正
外部抵抗による出力電圧コントロール（Ｂ）

１．負荷配線を取り外し、出力端子にデジタルマルチ
メーターを接続します。

４．設定が終了したら、再度「ＦＵＮＣ．」キーを押します。

本機のＰＯＷＥＲスイッチをＯＮにし、出力はＯＦＦにしておきます。

+

OVP

OCP

OUTPUTPRESETFUNC.

ALARM RESET

+

本機

Ｖ

-

‑

ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾏﾙﾁﾒｰﾀ校正回路！ 注意

５．「ＯＶＰ」キーを押し「ＶＯＬＴＡＧＥ」ツマミで「352.0Ｖ」に設定します。

予め FUNCTION 設定項目 13 の直線性補償機能を 0（0=OFF）に設定しておいてください。

ZX-400MAN

２．「ＶＯＬＴＡＧＥ」ツマミを回して「数字表示器」上段に設定
項目７０を表示させます。

②

CV
OUTPUT POWER
20STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCKSTEPVOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCK

40

60

(%)

80 100 LMT

STEP
CURRENTCCDISPLAYA

MEMORYB

OVP

OCP

PRESET

C

①

STORE

OUTPUTFUNC.

ALARM RESETCV
OUTPUT POWER
20

40

60

(%)

80 100 LMT

CC

LOCAL

POWER

STEP
CURRENT

LOCK

６．外部抵抗を０Ω（ショート）にします。
３．「ＣＵＲＲＥＮＴ」ツマミを回して設定値を３(外部抵抗Ｂ)に変更します。
7
STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCKCV
OUTPUT POWER
20

40

60

(%)

80 100 LMT

CC

STEP
CURRENTIN

外部抵抗０～１０ｋΩ

1
9

７．「ＯＵＴＰＵＴ」キーを押し、出力をＯＮにします。
OVP

OCP

ALARM RESET

147

OUT

OUTPUTPRESETFUNC.

校 正
８．「ＦＵＮＣ．」キーを押し「ＶＯＬＴＡＧＥ」ツマミを回して「数字表示器」上段に設定項目２８を表示させます。
STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCK

１２．「ＦＵＮＣ．」キーを押し「ＶＯＬＴＡＧＥ」ツマミを回して「数字表示器」上段に設定項目２９を表示させます。

CV
OUTPUT POWER
20

40

60

CV

(%)

80 100 LMT

OUTPUT POWER

STEP
CURRENTCC

20９．出力電圧計測用デジタルマルチメーターの表示が「0.00Ｖ」になるように「ＣＵＲＲＥＮＴ」ツマミで調整します。
STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCK

40

60

(%)

80 100 LMT

40

60

STEP
CURRENTCCOUTPUT POWER
20

１０．「ＦＵＮＣ．」キーを押し、外部抵抗による出力電圧のコントロール（Ｂ）のオフセット校正を終了します。
OVP

OCP

STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCK

CV

(%)

80 100 LMT

STEP
CURRENTCC

１３．出力電圧計測用デジタルマルチメーターの表示が640.0V になるように「ＣＵＲＲＥＮＴ」ツマミで調整します。

CV
OUTPUT POWER
20STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCK

40

60

(%)

80 100 LMT

STEP
CURRENTCC

１４．「ＦＵＮＣ．」キーを押し、外部抵抗による出力電圧のコントロール（Ｂ）のフルスケール校正を終了します。

OUTPUTPRESETOVPOCPOUTPUTPRESETFUNC.

ALARM RESETALARM RESET

FUNC.

１５．これで外部抵抗による出力電圧コントロール（Ｂ）のオフセット・フルスケール校正は終了です。

１１．外部抵抗を１０ｋΩにします。

7
外部抵抗０～１０ｋΩ

IN

OUT

1
9

148

校 正
外部抵抗による出力電圧コントロール（Ｃ）

１．負荷配線を取り外し、出力端子にデジタルマルチメー
ターを接続します。

４．設定が終了したら、再度「ＦＵＮＣ．」キーを押します。

本機のＰＯＷＥＲスイッチをＯＮにし、出力はＯＦＦにしておきます。

+

OVP

OCP

OUTPUTPRESETFUNC.

ALARM RESET

+

本機

Ｖ

-

‑

ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾏﾙﾁﾒｰﾀ

校正回路

５．「OVP」キー①を押し「ＶＯＬＴＡＧＥ」ツマミ②で「352.0Ｖ」に設定します。

！ 注意

ZX-400MAN

予め FUNCTION 設定項目 13 の直線性補償機能を 0（0=OFF）に設定しておいてください。

STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCK②CVOUTPUT POWER

２．「ＶＯＬＴＡＧＥ」ツマミを回して「数字表示器」上段に設定
項目７０を表示させます。

20

STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCK

40

60

(%)

80 100 LMT

STEP
CURRENTCCDISPLAYA

MEMORYB

OVP

OCP

PRESET

C

STORE

FUNC.

ALARM RESET

LOCAL

POWER

LOCK

CV
OUTPUT POWER
20

40

60

(%)

80 100 LMT

CC①

OUTPUTSTEP
CURRENT６．外部抵抗を１０ｋΩにします。
３．「ＣＵＲＲＥＮＴ」ツマミを回して設定値を４（外部抵抗 C)に変更します。

7IN

外部抵抗０～１０ｋΩ

７．「ＯＵＴＰＵＴ」キーを押し、出力をＯＮにします。

CV
20

40

60

(%)

80 100 LMT

19

STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCKOUTPUT POWER

CC

STEP
CURRENTOVPOCPALARM RESET

149

OUT

OUTPUTPRESETFUNC.

校 正
８．「ＦＵＮＣ．」キーを押し「ＶＯＬＴＡＧＥ」ツマミを回して「数字表示器」上段に設定項目２８を表示させます。
STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCK

１２．「ＦＵＮＣ．」キーを押し「ＶＯＬＴＡＧＥ」ツマミを回して「数字表示器」上段に設定項目２９を表示させます。

CV
OUTPUT POWER
20

40

60

CV

(%)

80 100 LMT

STEPVOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCKOUTPUT POWER

STEP
CURRENTCC

20９．出力電流計測用デジタルマルチメーターの表示が「0.00Ｖ」になるように「ＣＵＲＲＥＮＴ」ツマミで調整
します。
STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCK

40

60

(%)

80 100 LMT

STEP
CURRENTCC

１３．出力電圧計測用デジタルマルチメーターの表示が320.0V になるように「ＣＵＲＲＥＮＴ」ツマミで調整
します。
STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCKCV
OUTPUT POWER
20

40

60

(%)

80 100 LMT

CV

STEP
CURRENTCCOUTPUT POWER
20

１０．「ＦＵＮＣ．」キーを押し、外部抵抗による出力電圧のコントロール（Ｃ）のオフセット校正を終了します。
OVP

OCP

60

(%)

80 100 LMT

STEP
CURRENTCC

１４．「ＦＵＮＣ．」キーを押し、外部抵抗による出力電圧のコントロール（Ｃ）のフルスケール校正を終了します。

OUTPUTPRESETOVP

FUNC.

ALARM RESET

40

OCP

ALARM RESETOUTPUTPRESET

FUNC.

１１．外部抵抗を０Ω（ショート）にします。
１５．これで外部抵抗による出力電圧コントロール（Ｃ）のオフセット・フルスケール校正は終了です。
7
外部抵抗０～１０ｋΩ

IN

OUT

19

150

校 正
外部アナログ入力による出力電流オフセット・フルスケール校正（ＺＸシリーズＡタイプ）

外部電圧による出力電流のコントロール
１．負荷は分流器のみで行います。
ご使用時は負荷配線やリモートセンシングの配線は取り外します。
出力端子に分流器（0.1 級）を接続し、分流器の測定端子にデジタルマルチメーターを接続します。
本機のＰＯＷＥＲスイッチをＯＮにし、出力はＯＦＦにして
おきます。
+

本機
分流器

‑
－

Ｖ

デジタル
マルチメーター＋

注）
ZX-400MN/MAN は 5A
ZX-800MN/MAN は 10A
ZX-1600MN/MAN は 20A
流れます。
配線材線材による電圧降下は 0.8V 以下になる
ような配線材を使用して
ください。

校正回路

！ 注意

４．設定が終了したら、再度「ＦＵＮＣ．」キーを押します。
OVP

OCP

OUTPUTPRESETFUNC.

ALARM RESET

５．「OCP」キー①を押し「ＣＵＲＲＥＮＴ」ツマミ②で「5.5Ａ」（※）に設定します。
※ZX-400MN/MAN は「5.5A」
ZX-800MN/MAN は「11.0Ａ」
ZX-1600MN/MAN は「22.0A」に設定します。

予め FUNCTION 設定項目 1 のシンク機能を 1（1=ON）
FUNCTION 設定項目 13 の直線性補償機能を 0（0=OFF）に設定しておいてください。

ZX-400MAN
STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCK②CVOUTPUT POWER

２．「ＶＯＬＴＡＧＥ」ツマミを回して「数字表示器」上段に設定
項目７１を表示させます。

20

STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCK

40

60

(%)

80 100 LMTDISPLAYA

MEMORYB

OVP

OCP

PRESET

C

LOCAL

POWER

LOCK

CV
20

40

60

(%)

80 100 LMT

CC

①

STORE

OUTPUTFUNC.

ALARM RESETOUTPUT POWER

STEP
CURRENTCCSTEP
CURRENT

７．外部電圧「0.10Ｖ」を入力します。

３．「ＣＵＲＲＥＮＴ」ツマミを回して設定値を１(外部電圧)に変更します。
STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCKCV
OUTPUT POWER
20

151

40

60

(%)

80 100 LMT

CC

STEP
CURRENT

4
外部電圧
０～１０Ｖ

IN

OUT

20

校 正
６．「ＯＵＴＰＵＴ」キーを押し、出力をＯＮにします。
OVP

OCP

4

OUTPUTPRESET

IN

外部電圧
０～１０Ｖ

FUNC.

ALARM RESET

１１．外部電圧「10.00Ｖ」にします。
20

OUT

１２．「ＦＵＮＣ．」キーを押し「ＶＯＬＴＡＧＥ」ツマミを回して「数字表示器」上段に設定項目３１を表示させます。
８．「ＦＵＮＣ．」キーを押し「ＶＯＬＴＡＧＥ」ツマミを回して「数字表示器」上段に設定項目３０を表示させます。

STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCKCV
OUTPUT POWER

STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCK

20

40 60

(%)

80 100 LMT

STEP
CURRENTCCCV
OUTPUT POWER
20

40

60

(%)

80 100 LMT

STEP
CURRENTCC

１３．出力電流計測用デジタルマルチメーターの表示が設定値になるように「ＣＵＲＲＥＮＴ」ツマミで調整します。
９．出力電流計測用デジタルマルチメーターの表示が設定値になるように「ＣＵＲＲＥＮＴ」ツマミで調整します。
※設定値の求め方は「外部電圧による出力電流のコントロール」に記載しています。

※設定値の求め方は「外部電圧による出力電圧のコントロール」に記載しています。
STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCKCV
OUTPUT POWER
STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCK

20

40

60

(%)

80 100 LMT

STEP
CURRENTCCCV
OUTPUT POWER
20

40

60

(%)

80 100 LMT

STEP
CURRENTCC

１４．「ＦＵＮＣ．」キーを押し、外部電圧による出力電流のコントロールのフルスケール校正を終了します。
OVP

１０．「ＦＵＮＣ．」キーを押し、外部電圧による出力電流のコントロールのオフセット校正を終了します。
OVP

OCP

ALARM RESETOCP

ALARM RESETOUTPUTPRESETFUNC.

OUTPUTPRESET

FUNC.

１５．これで外部電圧による出力電流コントロールのオフセット・フルスケール校正は終了です。

152

校 正
外部抵抗による出力電流にコントロール（Ａ）

１．負荷は分流器のみで行います。
ご使用時は負荷配線やリモートセンシングの配線は取り外します。
出力端子に分流器（0.1 級）を接続し、分流器の測定端子にデジタルマルチメーターを接続します。
本機のＰＯＷＥＲスイッチをＯＮにし、出力はＯＦＦにして
おきます。
+

本機
分流器

‑
－

デジタル
マルチメーター

Ｖ ＋注）
ZX-400MN/MAN は 5A
ZX-800MN/MAN は 10A
ZX-1600MN/MAN は 20A
流れます。
配線材線材による電圧降下は 0.8V 以下になる
ような配線材を使用してください。

４．設定が終了したら、再度「ＦＵＮＣ．」キーを押します。
OVP

FUNC.

５．「OCP」キー①を押し「ＣＵＲＲＥＮＴ」ツマミ②で「5.5Ａ」（※）に設定します。
※ZX-400MN/MAN は「5.5A」
ZX-800MN/MAN は「11.0Ａ」
ZX-1600MN/MAN は「22.0A」に設定します。
ZX-400MAN
STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCK②

予め FUNCTION 設定項目 1 のシンク機能を 1（1=ON）
FUNCTION 設定項目 13 の直線性補償機能を 0（0=OFF）に設定しておいてください。

CV
OUTPUT POWER
20

２．「ＶＯＬＴＡＧＥ」ツマミを回して「数字表示器」上段に設定
項目７１を表示させます。

40

60

(%)

80 100 LMT

STEP
CURRENTCCDISPLAYA

MEMORYB

OVP

OCP

PRESET

C

①

STORE

OUTPUTFUNC.

ALARM RESETSTEPVOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCKOUTPUTPRESET

ALARM RESET

校正回路

！ 注意

OCP

LOCAL

POWER

LOCK

CV
OUTPUT POWER
20

40

60

(%)

80 100 LMT

CC

STEP
CURRENT６．外部抵抗を５００ｋΩにします。

6

３．「ＣＵＲＲＥＮＴ」ツマミを回して設定値を２(外部抵抗Ａ)に変更します。
STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCKCV
OUTPUT POWER
20

40

60

(%)

80 100 LMT

CC

IN

外部抵抗
０～∞Ω

７．「ＯＵＴＰＵＴ」キーを押し、出力をＯＮにします。
OVP

OCP

STEP
CURRENTALARM RESET

153

8

OUT

OUTPUTPRESETFUNC.

校 正
８．「ＦＵＮＣ．」キーを押し「ＶＯＬＴＡＧＥ」ツマミを回して「数字表示器」上段に設定項目３０を表示させます。
STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCK

１２．「ＦＵＮＣ．」キーを押し「ＶＯＬＴＡＧＥ」ツマミを回して「数字表示器」上段に設定項目３１を表示させます。

CV

CV
OUTPUT POWER
20

40

60

OUTPUT POWER(%)

80 100 LMT

STEPVOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCKSTEP
CURRENT

CC

20

40

60

(%)

80 100 LMT

CC

STEP
CURRENT９．出力電流計測用デジタルマルチメーターの表示が設定値になるように「ＣＵＲＲＥＮＴ」ツマミで調整します。

１３．出力電流計測用デジタルマルチメーターの表示が設定値になるように「ＣＵＲＲＥＮＴ」ツマミで調整します。

※設定値の求め方は「外部抵抗による出力電流のコントロール」に記載しています。

※設定値の求め方は「外部抵抗による出力電流のコントロール」に記載しています。

CV
OUTPUT POWER
20

40

60

(%)

80 100 LMT

CV

STEP
CURRENTCCOUTPUT POWER
20

１０．「ＦＵＮＣ．」キーを押し、外部抵抗による出力電圧のコントロール（Ａ）のオフセット校正を終了します。
OVP

OCP

40

60

(%)

80 100 LMT

STEP
CURRENTCC

１４．「ＦＵＮＣ．」キーを押し、外部抵抗による出力電圧のコントロール（Ａ）のオフセット校正を終了します。

OUTPUTPRESETFUNC.

ALARM RESETSTEPVOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCKSTEPVOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCK

OVP

OCP

ALARM RESETOUTPUTPRESET

FUNC.

１１．外部抵抗を０Ω（ショート）にします。
１５．これで外部抵抗による出力電圧コントロール（Ａ）のオフセット・フルスケール校正は終了です。
6
外部抵抗
０～∞Ω

IN

8

OUT

154

校 正
外部抵抗による出力電流にコントロール（Ｂ）

１．負荷は分流器のみで行います。
ご使用時は負荷配線やリモートセンシングの配線は取り外します。

４．設定が終了したら、再度「ＦＵＮＣ．」キーを押します。
OVP

OCP

OUTPUTPRESETFUNC.

ALARM RESET

出力端子に分流器（0.1 級）を接続し、分流器の測定端子にデジタルマルチメーターを接続します。
本機のＰＯＷＥＲスイッチをＯＮにし、出力はＯＦＦにして
おきます。

+

本機
分流器

‑
－

デジタル
マルチメーター

Ｖ ＋注）
ZX-400MN/MAN は 5A
ZX-800MN/MAN は 10A
ZX-1600MN/MAN は 20A
流れます。
配線材線材による電圧降下は 0.8V 以下になる
ような配線材を使用してください。

５．「ＯＣＰ」キー①を押し「ＣＵＲＲＥＮＴ」ツマミ②で「5.5Ａ」（※）に設定します。
※ZX-400MN/MAN は「5.5A」
ZX-800MN/MAN は「11.0Ａ」
ZX-1600MN/MAN は「22.0A」に設定します。
ZX-400MAN

校正回路

！ 注意

STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCK

予め FUNCTION 設定項目 1 のシンク機能を 1（1=ON）
FUNCTION 設定項目 13 の直線性補償機能を 0（0=OFF）に設定しておいてください。

②

CV
OUTPUT POWER
20

40

60

DISPLAY

２．「ＶＯＬＴＡＧＥ」ツマミを回して「数字表示器」上段に設定
項目７１を表示させます。

OVP

(%)

80 100 LMT

A

MEMORYB

OCP

STEP
CURRENT

CC

C

①

STORE

OUTPUTPRESETFUNC.

ALARM RESET

LOCAL

POWER

LOCK

STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCK

６．外部抵抗を１００Ωにします。

CV
OUTPUT POWER
20

40

60

(%)

80 100 LMT

CC

STEP
CURRENT

21
IN

外部抵抗
０～１０ｋΩ

３．「ＣＵＲＲＥＮＴ」ツマミを回して設定値を３(外部抵抗Ｂ)に変更します。
STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCK

７．「ＯＵＴＰＵＴ」キーを押し、出力をＯＮにします。
OVP

OCP

ALARM RESETCV
OUTPUT POWER
20

155

40

60

(%)

80 100 LMT

CC

STEP
CURRENT9OUTOUTPUTPRESETFUNC.

校 正
８．「ＦＵＮＣ．」キーを押し「ＶＯＬＴＡＧＥ」ツマミを回して「数字表示器」上段に設定項目３０を表示させます。
STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCK

１２．「ＦＵＮＣ．」キーを押し「ＶＯＬＴＡＧＥ」ツマミを回して「数字表示器」上段に設定項目３１を表示させます。

CV

CV
OUTPUT POWER
20

40

60

(%)

80 100 LMT

OUTPUT POWER

STEP
CURRENTCC

20９．出力電流計測用デジタルマルチメーターの表示が設定値になるように「ＣＵＲＲＥＮＴ」ツマミで調整します。
※設定値の求め方は「外部抵抗による出力電流のコントロール」に記載しています。
STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCK

40

60

(%)

80 100 LMT

20

40

60

※設定値の求め方は「外部抵抗による出力電流のコントロール」に記載しています。

STEP
CURRENTCCOUTPUT POWER
20

１０．「ＦＵＮＣ．」キーを押し、外部抵抗による出力電圧のコントロール（Ｂ）のオフセット校正を終了します。
OVP

OCP

40

60

STEP
CURRENTCC

１４．「ＦＵＮＣ．」キーを押し、外部抵抗による出力電圧のコントロール（Ｂ）のオフセット校正を終了します。
OVP

OCP

OUTPUTPRESETFUNC.
ALARM RESET

１１．外部抵抗を１０ｋΩにします。

FUNC.

１５．これで外部抵抗による出力電圧コントロール（Ｂ）のオフセット・フルスケール校正は終了です。
21

外部抵抗０～１０ｋΩ

(%)

80 100 LMT

OUTPUTPRESET

ALARM RESET

IN

STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCK

CV

(%)

80 100 LMT

STEP
CURRENTCC

１３．出力電圧計測用デジタルマルチメーターの表示が設定値になるように「ＣＵＲＲＥＮＴ」ツマミで調整します。

CV
OUTPUT POWER

STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCK

9

OUT

156

校 正
外部抵抗による出力電流にコントロール（Ｃ）

１．負荷は分流器のみで行います。

４．設定が終了したら、再度「ＦＵＮＣ．」キーを押します。

ご使用時は負荷配線やリモートセンシングの配線は取り外します。
出力端子に分流器（0.1 級）を接続し、分流器の測定端子にデジタルマルチメーターを接続します。
本機のＰＯＷＥＲスイッチをＯＮにし、出力はＯＦＦにしてお
きます。

+

本機
分流器

‑
－

Ｖ ＋

デジタル
マルチメーター

注）
ZX-400MN/MAN は 5A
ZX-800MN/MAN は 10A
ZX-1600MN/MAN は 20A
流れます。
配線材線材による電圧降下は 0.8V 以下になる
ような配線材を使用して
ください。

OVP

OCP

OUTPUTPRESETFUNC.

ALARM RESET

５．「OCP」キーを押し「ＣＵＲＲＥＮＴ」ツマミで「5.5Ａ」（※）に設定します。
※ZX-400MN/MAN は「5.5A」
ZX-800MN/MAN は「11.0Ａ」
ZX-1600MN/MAN は「22.0A」に設定します。
ZX-400MAN

校正回路

STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCK

！ 注意

②

CV
OUTPUT POWER

予め FUNCTION 設定項目 1 のシンク機能を 1（1=ON）
FUNCTION 設定項目 13 の直線性補償機能を 0（0=OFF）に設定しておいてください。

20

40

60

DISPLAY

OVP

２．「ＶＯＬＴＡＧＥ」ツマミを回して「数字表示器」上段に設定
項目７１を表示させます。

(%)

80 100 LMT

A

OCP

STEP
CURRENTCCMEMORY
B

C

①

STORE

OUTPUTPRESETFUNC.

ALARM RESET

LOCAL

POWER

LOCK

STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCK

６．外部抵抗を１０ｋΩにします。

CV
OUTPUT POWER
20

40

60

(%)

80 100 LMT

CC

STEP
CURRENT

21
IN

外部抵抗
０～１０ｋΩ

9

OUT

３．「ＣＵＲＲＥＮＴ」ツマミを回して設定値を４(外部抵抗Ｃ)に変更します。
STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCK

７．「ＯＵＴＰＵＴ」キーを押し、出力をＯＮにします。
OVP

OCP

OUTPUTPRESETCV
OUTPUT POWER
20

157

40

60

(%)

80 100 LMT

CC

STEP
CURRENTALARM RESET

FUNC.

校 正
８．「ＦＵＮＣ．」キーを押し「ＶＯＬＴＡＧＥ」ツマミを回して「数字表示器」上段に設定項目３０を表示させます。
STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCK

１２．「ＦＵＮＣ．」キーを押し「ＶＯＬＴＡＧＥ」ツマミを回して「数字表示器」上段に設定項目３１を表示させます。

CV

CV
OUTPUT POWER
20

40

60

(%)

80 100 LMT

STEPVOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCKOUTPUT POWER

STEP
CURRENT

CC

20

40

60

(%)

80 100 LMT

STEP
CURRENTCC

９．出力電流計測用デジタルマルチメーターの表示が設定値になるように「ＣＵＲＲＥＮＴ」ツマミで調整します。

１３．出力電流計測用デジタルマルチメーターの表示が設定値になるように「ＣＵＲＲＥＮＴ」ツマミで調整します。

※設定値の求め方は「外部抵抗による出力電流のコントロール」に記載しています。

※設定値の求め方は「外部抵抗による出力電流のコントロール」に記載しています。

STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCKCV
OUTPUT POWER
20

40

60

CV

(%)

80 100 LMT

OUTPUT POWER

STEP
CURRENTCC

20

１０．「ＦＵＮＣ．」キーを押し、外部抵抗による出力電圧のコントロール（Ｃ）のオフセット校正を終了します。
OVP

OCP

OUTPUTPRESET(%)

80 100 LMT

STEP
CURRENTCC

１４．「ＦＵＮＣ．」キーを押し、外部抵抗による出力電圧のコントロール（Ｃ）のオフセット校正を終了します。
OCP

OUTPUTPRESET

FUNC.

１５．これで外部抵抗による出力電圧コントロール（Ｃ）のオフセット・フルスケール校正は終了です。
21

外部抵抗０～１０ｋΩ

60

ALARM RESET

１１．外部抵抗を１００Ωにします。

IN

40

OVP

FUNC.

ALARM RESETSTEPVOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCK

9

OUT

158

校 正
メーターの校正(注意)この操作を行う前に必ず「出力電圧設定のオフセット、フルスケール校正」（Ｐ131）を実施してください。
準 備
校正には次の測定器が必要です。
２．電流測定用分流器（シャント抵抗）１台
１．電圧測定用デジタルマルチメーター１台
１０Ａ/50ｍＶ0.1 級(ZX-400MN/MAN)
表示桁数：5 1/2 桁以上
２５Ａ/50ｍＶ0.1 級(ZX-800MN/MAN)
表示確度：0.005％以上（1mV～100Ｖの測定レンジを有すること。）
５０Ａ/50ｍＶ0.1 級(ZX-1600MN/MAN)

電圧計のオフセット、フルスケール校正
１．負荷配線、リモートセンシング配線を取り外して出力端子にデジタルマルチメーターを接続します。
本機のＰＯＷＥＲスイッチをＯＮにし、出力はＯＦＦにしておきます。
+

４．｢FUNC.｣キーを押し「VOLTAGE」ツマミを回して｢数字表示器｣上段に設定項目番号 24 を表示させ、下段に電圧計測値を表示させます。
STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCK

+

本機

Ｖ

-

‑

CV
OUTPUT POWER

ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾏﾙﾁﾒｰﾀ－

20

40

60

(%)

80 100 LMT

CC

STEP
CURRENT

校正回路

！ 注意

予め FUNCTION 設定項目 13 の直線性補償機能を 0（0=OFF）に設定しておいてください。

２ ． 「 PRESET 」キ ー を 押 し「 VOLTAGE 」 ツ マミに て 「 0.1 Ｖ 」 、「CURRENT」ツマミで「1.000A」に設定します。

５．出力電圧計測用デジタルマルチメーターの表示と｢数字表示器｣下段に表示された計測値が同じになるように｢CURRENT｣ツマミを調整します。
STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCKZX-400MN
STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCK②CVOUTPUT POWERCV
OUTPUT POWER
20

40

60

(%)

80 100 LMTCC

DISPLAYA

MEMORYB

OVP

OCP

PRESET

ALARM RESET

POWER

20

STEP
CURRENT

C

40

60

STORE

①

OUTPUT

注）下段の表示単位はＶ（ボルト）です。

FUNC.

LOCAL

（設定方法は基本的な使い方の定電圧電源としての使い方を参照）

６．｢FUNC.｣キーを押し、電圧計のオフセット校正を終了
させます。
OVP

OCP

ALARM RESET

３．再度「PRESET」キーを押した後、｢OUTPUT｣キーを押し、出力をＯＮにします。
OCP

ALARM RESET①

159

OUTPUTPRESETFUNC.

STEP
CURRENT

CC

③

LOCK

OVP

(%)

80 100 LMT

OVP

OCP

OUTPUTPRESETFUNC.

ALARM RESET②OUTPUTPRESET

FUNC.

校 正
７．「PRESET」キーを押し「VOLTAGE」ツマミにて CV 設定値を「320.0」Ｖに設定します。

１０．出力電圧計測用デジタルマルチメーターの表示と｢数字表示器｣下段に表示された計測値が同じになるように｢CURRENT｣ツマミを調整します。

ZX-400MN
STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCK②STEPVOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCKCV
OUTPUT POWER
20

40

60

(%)

80 100 LMT

STEP
CURRENTCCCV
OUTPUT POWER
20DISPLAYA

MEMORYB

OVP

OCP

PRESET

C

STORE

40

60

(%)

80 100 LMT

STEP
CURRENTCC①OUTPUTFUNC.

ALARM RESET

LOCAL

POWER

注）下段の表示単位はＶ（ボルト）です。

LOCK（設定方法は基本的な使い方の定電圧電源としての使い方を参照してください。）

１１．｢FUNC.｣キーを押し、電圧計のフルスケール校正を終了させます。

８．「PRESET」キーを押します。
OVP
OVP

OCP

OUTPUTPRESETOCP

ALARM RESETOUTPUTPRESET

FUNC.

FUNC.

ALARM RESET

９．｢FUNC.｣キーを押し「VOLTAGE」ツマミを回して「数字表示器」上段に設定項目番号 25 を表示させ、下段に電圧計測値を表示させます。

１２．これで電圧計の校正が完了しました。
ＣＶ設定値を元に戻して使用してください。

STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCKCV
OUTPUT POWER
20

40

60

(%)

80 100 LMT

CC

STEP
CURRENT160

校 正
電流計のオフセット、フルスケール校正（注意）この操作を行う前に必ず「出力電流設定のオフセット、フルスケール校正」(P133)を実施してください。
１．負荷は分流器のみで行います。
ご使用時の負荷配線やリモートセンシングの配線は取り外します。
出力端子に分流器（0.1 級）を接続し、分流器の測定端子にデジタルマルチメーターを接続します。
本機のＰＯＷＥＲスイッチをＯＮにし、出力はＯＦＦにしておきます。
注）
ZX-400MN/MAN は 5A
ZX-800MN/MAN は 10A
ZX-1600MN/MAN は 20A
流れます。
配線材線材による電圧降下は 0.8V以下になるような配線材を使用して
ください。

+

本機
分流器

－

＋

Ｖ

デジタル
マルチメーター

校正回路

３．再度「PRESET」キーを押した後、｢OUTPUT｣キーを押し、出力をＯＮにします。
OVP

OCP

ALARM RESETOUTPUTPRESET

OVP

FUNC.

OCP

①

OUTPUTPRESETFUNC.

ALARM RESET②

４．｢FUNC.｣キーを押し「VOLTAGE」ツマミを回して｢数字表示器｣上段に設定項目番号 26 を表示させ下段に電流値表示させますSTEPVOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCKCV
OUTPUT POWER
20

40

60

(%)

80 100 LMT

STEP
CURRENTCC！ 注意
予め FUNCTION 設定項目 1 のシンク機能を 1（1=ON）
FUNCTION 設定項目 13 の直線性補償機能を 0（0=OFF）に設定しておいてください。

２．「PRESET」キーを押し「CURRENT」ツマミで CC 設定値を「0.010」A（※）、「VOLTAGE」ツマミで CV 設定値を「1.0Ｖ」に設定します。

５．出力電流計測用デジタルマルチメーターの表示と｢数字表示器｣下段に表示された計測値が同じになるように｢CURRENT｣ツマミを調整します。
STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCKZX-400MNCV
OUTPUT POWER

STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCK

②

20

40

60

(%)

80 100 LMT

STEP
CURRENTCCCV
OUTPUT POWER
20

40

60

(%)

80 100 LMTDISPLAYA

MEMORYB

OVP

OCP

PRESET

ALARM RESET

POWER

STEP
CURRENT

CC

C

STORE

OUTPUT③①

注）下段の表示単位はＡ（アンペア）です。

FUNC.

LOCAL

LOCK

（設定方法は基本的な使い方の定電流電源としての使い方を参照）

６．｢FUNC.｣キーを押し、電流計のオフセット校正を終了さ
せます。
OVP

OCP

ALARM RESET161

OUTPUTPRESET

FUNC.

校 正
７．「PRESET」キーを押し「CURRENT」ツマミで CC 設定値を「5.000」A（※）、「VOLTAGE」ツマミで CV 設定値を「1.0Ｖ」に設定します。
※ZX-400MN/MAN は「5.000A」
ZX-800MN/MAN は「10.00Ａ」
ZX-1600MN/MAN は「20.00A」に設定します。

１０．出力電流計測用デジタルマルチメーターの表示（mＶ）と｢数字表示器｣下段に表示された計測値が同じになる
ように｢CURRENT｣ツマミを調整します。
STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCKZX-400MN
CV

STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCKOUTPUT POWER
20

40

60

(%)

80 100 LMT

STEP
CURRENTCCCV
OUTPUT POWER
20

40

60

(%)

80 100 LMT

STEP
CURRENTCCDISPLAYA

MEMORYB

OVP

OCP

PRESET

C

②
①

STORE

注）下段の表示単位はＡ（アンペア）です。

OUTPUTFUNC.

ALARM RESET

LOCAL

POWER

LOCK

１１．｢FUNC.｣キーを押し、電流計のフルスケール校正を終了させます。
（設定方法は基本的な使い方の定電流電源としての使い方を参照

OVP

OCP

ALARM RESETOUTPUTPRESET

FUNC.

８．「PRESET」キーを押します。
OVP

OCP

OUTPUTPRESETFUNC.

ALARM RESET

１２．これで電流計の校正が完了しました。
ＣＣ、ＣＶ設定値を元に戻して使用してください。

９．｢FUNC.｣キーを押し「VOLTAGE」ツマミを回して「数字表示器」上段に設定項目番号 27 を表示させ、下段に電流計測値を表示させます
STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCKCV
OUTPUT POWER
20

40

60

(%)

80 100 LMT

CC

STEP
CURRENT162

校 正
出力電圧モニターのオフセット・フルスケール校正（ＺＸシリーズＡタイプ）

１．負荷配線を取り外し、出力端子にデジタルマルチメータ
ーを接続します。

４．設定が終了したら、再度「ＦＵＮＣ．」キーを押します。

外部コントロール用コネクタの４番１５番間にもデジタ
ルマルチメーターを接続します。（電圧モニター端子）
本機のＰＯＷＥＲスイッチをＯＮにし、出力はＯＦＦにしておきます。

+

15

-

校正回路

OUTPUTPRESETFUNC.

ALARM RESET

Ｖ

本機

‑
4
デジタルマルチメータ

OCP

+

+

Ｖ

OVP

‑
デジタルマルチメータ

５．「ＰＲＥＳＥＴ」キー①を押し「ＶＯＬＴＡＧＥ」ツマミ②で「0.0Ｖ」に設定します。
ZX-400MN
STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCK

２．「ＦＵＮＣ．」キーを押し「ＶＯＬＴＡＧＥ」ツマミを回して「数字表示器」上段に設定項目１３を表示させます。

20

STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCK

20

40

60

(%)

80 100 LMT

CC

40

60

(%)

80 100 LMT

A

MEMORYB

OVP

OCP

PRESETPOWER

STEP
CURRENTSTEP
CURRENTCCDISPLAY

ALARM RESETCV
OUTPUT POWER②

CV
OUTPUT POWER

C

①

STORE

OUTPUT

FUNC.

LOCAL

LOCK

３．「ＣＵＲＲＥＮＴ」ツマミを回して設定値を０（直線性補正機
能：ＯＦＦ）にします。

６．再度、「ＰＲＥＳＥＴ」キーを押した後、「ＯＵＴＰＵＴ」キーを押し、出力をＯＮにします。
OVP

OCP

ALARM RESET①CV
OUTPUT POWER

163

40

60

(%)

80 100 LMT

FUNC.

OVP

OCP

ALARM RESETOUTPUTPRESETFUNC.

STEPVOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCK20OUTPUTPRESETCCSTEP
CURRENT②

校 正
７．「ＦＵＮＣ．」キーを押し「ＶＯＬＴＡＧＥ」ツマミを回して「数字表示器」上段に設定項目３２を表示させます。
STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCK

１１．「ＦＵＮＣ．」キーを押し「ＶＯＬＴＡＧＥ」ツマミを回して「数字表示器」上段に設定項目３３を表示させます。

CV
OUTPUT POWER
20

40

60

CV

(%)

OUTPUT POWER

STEP
CURRENTCC

80 100 LMT

STEPVOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCK

20８．電圧モニター計測用デジタルマルチメーターの表示が「0.0V」になるように「ＣＵＲＲＥＮＴ」ツマミで調整します。
STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCK

40

60

(%)

80 100 LMT

STEP
CURRENTCC

１２．電圧モニター計測用デジタルマルチメーターの表示が「出力電圧/８」になるように「ＣＵＲＲＥＮＴ」ツマミで調
整します。
STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCKCV
OUTPUT POWER
20

40

60

(%)

80 100 LMT

STEP
CURRENTCCCV
OUTPUT POWER
20

40

60

(%)

80 100 LMT

STEP
CURRENTCC

１３．「ＦＵＮＣ．」キーを押し、出力電圧モニターのフルスケール校正を終了します。
９．「ＦＵＮＣ．」キーを押し、出力電圧モニターのオフセット校
正を終了します。
OVP

OCP

OVP

OCP

OUTPUTPRESET

ALARM RESETOUTPUTPRESET

FUNC.

FUNC.

ALARM RESET

１０．「ＰＲＥＳＥＴ」キー①を押し「ＶＯＬＴＡＧＥ」ツマミ②で「320.0Ｖ」に設定します。

１４．これで出力電圧モニターのオフセット・フルスケール校
正は終了です。

ZX-400MN
STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCK②CVOUTPUT POWER
20

40

60

(%)

80 100 LMTDISPLAYA

MEMORYB

OVP

OCP

PRESET

ALARM RESET

POWER

STEP
CURRENT

CC

C

STORE

①

OUTPUT

FUNC.

LOCAL

LOCK

164

校 正
出力電流モニターのオフセット・フルスケール校正（ＺＸシリーズＡタイプ）

１．負荷は分流器のみで行います。
ご使用時は負荷配線やリモートセンシングの配線は取り外します。
出力端子に分流器（0.1 級）を接続し、分流器の測定端子にデジタルマルチメーターを接続します。
外部コントロール用コネクタの 3 番 4 番間にもデジタルマ
ルチメーターを接続します。（電流モニター端子）本機のＰＯＷＥＲスイッチをＯＮにし出力はＯＦＦにしておきます。

４．設定が終了したら、再度「ＦＵＮＣ．」キーを押します。
OVP

OCP

OUTPUTPRESETFUNC.

ALARM RESET

５．負荷のスイッチを OFF（開放）にします。
６．「ＯＵＴＰＵＴ」キーを押し、出力をＯＮにします。
OVP

OCP

FUNC.

ALARM RESET

２．「ＦＵＮＣ．」キーを押し「ＶＯＬＴＡＧＥ」ツマミを回して「数字表示器」上段に設定項目１３を表示させます。

OUTPUTPRESET

７．「ＦＵＮＣ．」キーを押し「ＶＯＬＴＡＧＥ」ツマミを回して「数字表示器」上段に設定項目３４を表示させます。

STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCKSTEPVOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCKCV
OUTPUT POWER
20

40

60

(%)

80 100 LMT

CC

STEP
CURRENTCVOUTPUT POWER
20

３．「ＣＵＲＲＥＮＴ」ツマミを回して設定値を０（直線性補正機
能：ＯＦＦ）にします。
STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCK

40

60

(%)

80 100 LMT

CC

STEP
CURRENT

８．電流モニター計測用デジタルマルチメーターの表示が「0.00Ｖ」になるように「ＣＵＲＲＥＮＴ」ツマミで調整します。
STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCKCV
OUTPUT POWER
20

40

60

(%)

80 100 LMT

CC

STEP
CURRENTCVOUTPUT POWER
20

165

40

60

(%)

80 100 LMT

CC

STEP
CURRENT校 正
９．「ＦＵＮＣ．」キーを押し、出力電流モニターのオフセット校
正を終了します。
OVP

OCP

OUTPUTPRESETFUNC.

ALARM RESET

１２．「ＦＵＮＣ．」キーを押し、出力電流モニターのフルスケール校正を終了します。
OVP

OCP

ALARM RESET

１０．「ＦＵＮＣ．」キーを押し「ＶＯＬＴＡＧＥ」ツマミを回して「数字表示器」上段に設定項目３５を表示させます。

OUTPUTPRESET

FUNC.

１３．これで出力電流モニターのオフセット・フルスケール校
正は終了です。

STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCKCV
OUTPUT POWER
20

40

60

(%)

80 100 LMT

CC

STEP
CURRENT

１１．電流モニター計測用デジタルマルチメーターの表示が「出力電流×２」（※）になるように「ＣＵＲＲＥNＴ」ツマミ
で調整します。
※ZX-400MN/MAN は「出力電流×2」
ZX-800MN/MAN は「出力電流」
ZX-1600MN/MAN は「出力電流/2」に設定します。

STEP
VOLTAGEPRESET FUNC. REMOTE LOCKCV
OUTPUT POWER
20

40

60

(%)

80 100 LMT

CC

STEP
CURRENT

166

仕 様
仕様
出力仕様
仕様・形名

ZX-400MN

ZX-400MAN

ZX-800MN

ZX-800MAN

ZX-1600MN

ZX-1600MAN

定格出力電圧

320V

320V

320V

定格出力電流

5Ａ

10A

20A

定格出力電力

400Ｗ

800W

1600W

入力仕様
仕様・形名

ZX-400MN

ZX-400MAN

動作電源

入力電流
*1

ZX-800MN

ZX-1600MN

ZX-1600MAN

AC85Ｖ～250Ｖ単相・45Hz～65Ｈｚ

ＡＣ100Ｖ入力

6Ａ

12.5A

24A

ＡＣ200Ｖ入力

3Ａ

6A

12A

入力力率*20.99 以上

電力効率*377%

突入電流（ピーク値）ＡＣ100Ｖ入力

10Ａ

20A

40A

ＡＣ200Ｖ入力

20Ａ

40A

80A

ＡＣ264Ｖ入力

25Ａ

50A

100A

注）*1：定格出力電力、定格出力電流のとき*2：ＡＣ100Ｖ入力、定格出力電力、定格出力電流のとき*3：ＡＣ100Ｖ入力、定格出力電圧、定格出力電力のとき

167

ZX-800MAN

仕 様
定電圧特性
仕様・形名

ZX-400MN

ZX-400MAN

ZX-800MN

ZX-800MAN

ZX-1600MN

設定範囲

0.0V～336.0V

設定確度*11

設定値の±（0.1%+100mV）

設定分解能

100mV

ロードレギュレーション*4±（定格出力電圧の 0.01％+12mV）以下

ラインレギュレーション*5±（定格出力電圧の 0.01％+8ｍＶ）以下

ZX-1600MAN

リップル（実効値）*6

15mV

18ｍＶ

20mV

ノイズ（p-p 値）（TYP）*7

100ｍＶ

150ｍＶ

150ｍＶ

温度係数（代表値）±100ppm/℃

過渡回復時間*8

1ms

プログラミング
時間*9

立上がり

70ms±20%（全負荷時）／70ms±20%（無負荷時）

立下がり

80ms±30%（全負荷時）／600ms±30%（無負荷時）

最大吸い込み電流

0.05Ａ±0.01A

0.06Ａ±0.02A

OUTPUTOFF 時の残留電圧（TYP）

0.12Ａ±0.04A

0mV ～ 40mV

定電流特性
仕様・形名

ZX-400MN

ZX-400MAN

ZX-800MN

ZX-800MAN

ZX-1600MN

ZX-1600MAN

設定範囲

0.000A～5.250A

0.00A～10.50A

0.0A～21.00A

設定確度*12

設定値の±（0.5%+5mA）

設定値の±（0.5%+5mA）

設定値の±（0.5%+10mA）

設定分解能

1mA

10mA

10mA

ロードレギュレーション*10±（定格出力電流の 0.03％+3mA）以下

ラインレギュレーション*5±（定格出力電流の 0.03％+2ｍA）以下

リップル（実効値）*6
温度係数（代表値）

2.5ｍA

5mA

10mA

±100ppm/℃

注) *4：定格負荷電流の 0～100％の変動に対して、センシングポイントにて測定（静的負荷変動）*5：入力電圧の±10％の変動に対して（静的負荷変動）*6：測定周波数帯域 20Ｈｚ～1ＭＨｚにて*7：測定周波数帯域 20Ｈｚ～20ＭＨｚのオシロスコープにて測定*8：定格負荷電流の 50％～100％の急変に対して、定格出力電圧の 0.1%+10mV 以内に回復する時間（動的負荷変動）*9：パネル操作、通信制御による設定変更、または外部アナログコントロールにより、設定電圧に対する誤差が 1％以内に達する時間*10：定格出力電流にて、負荷抵抗を 0～定格電力を出力する抵抗値まで変化させた場合の電流変動値(静的負荷変動*11：周囲温度 23℃±5℃、出力開放にて*12：周囲温度 23℃±5℃、出力短絡にて

168

仕 様
測定・表示
仕様・形名

ZX-400MN

ZX-400MAN

電圧計

ZX-800MAN

ZX-1600MN

ZX-1600MAN

4 桁デジタルメータ
最大表示

999.9Ｖ

測定確度*13

読みの±（0.1％±2ｄｉｇｉｔ（200mV））

温度係数（代表値）±50ｐｐｍ/℃

電流計

4 桁デジタルメータ
最大表示*219.999A

99.99A

測定確度*13*21

読みの±（0.5％±4ｄｉｇｉｔ（4mA））

読みの±（0.5％±1ｄｉｇｉｔ（10mA））

温度係数（代表値）

99.99A
読みの±（0.5％±1ｄｉｇｉｔ（10mA））±100ｐｐｍ/℃

電力計

4 桁デジタルメータ
最大表示*21

確度*21

電力表示バーグラフ*13：周囲温度 23℃±5℃にて*21：単体動作時

169

ZX-800MN

999.9W

999.9Ｗ
電圧計測値と電流計測値の乗算値を表示する。
（0.1W 未満については四捨五入して表示する）
6 ポイントＬＥＤにより出力電力の概略値を表示

9999Ｗ

仕 様
通信
仕様・形名

ZX-400MN

ZX-400MAN

ZX-800MN

ZX-800MAN

ZX-1600MN

Interface

IEEE802.3(10BASE-T) RJ-45 コネクタ

プロトコル

TCP/IP

表示

LINK/ACT

通信速度

10Mbpsduplex

半二重

AutoMDI/MDI-X

非対応

Interface

RS-485

同期方式

調歩同期式

ビットレート

2400,9600,19200,38400bps

データビット

8bit

ストップビット

1

パリティ

NOT,ODD,EVEN

ZX-1600MANLAN

SERIAL
I/F

170

仕 様
保護機能
仕様・形名

過電圧保護回路（ＯＶＰ）

ZX-400MN

ZX-800MN

ZX-800MAN

10V～352V

設定確度

設定値の±（0.2％±5ｄｉｇｉｔ（0.5V））*13

動作

出力ＯＦＦ、スイッチング停止
入力スイッチ遮断*14
0.1A～5.5A

0.2A～11.0A
設定値の±（0.6％±5ｄｉｇｉｔ（0.05A））*13

動作

出力ＯＦＦ、スイッチング停止
入力スイッチ遮断*14

過 温 度 保 護 回 路

過 大 入 力 電 流 保 護

ZX-1600MAN

0.4A～22.0A

設定確度

過 電 力 保 護 回 路

出力電力が定格電力を超え、且つ、内部損失電力が規定値を超えた場合、出力電圧、出力電流を制限する。
定格内に戻ると自動復帰。
・ファンモータ停止などにより放熱部の温度が 85℃（ZX-1600MN/MAN：95℃）を超えるとスイッチングを停止し、出力ＯＦＦ、ｱﾗｰﾑ表示をおこなう。
・突入防止抵抗に内蔵された温度ヒューズが 135℃にて溶断する。

ヒューズ
10Ａ

ヒューズ
20Ａ

*14：入力スイッチ遮断動作は電源内部の入力パワーリレーを OFF します。
ZX-1600MN/ZX-1600MAN のみ選択可能

リモートセンシング・負荷までの導線による電圧降下を、片道 1Ｖまで補償可能。
・センシングラインの断線による、出力電圧の上昇は 10mＶ以内に制限される。
・リモートセンシング時の出力電圧は本機の出力端子にて 322Ｖまで、出力電力は定格内とする。

171

ZX-1600MN

設定範囲

設定範囲
過電流保護回路（ＯＣＰ）

ZX-400MAN

1 ユニット 20Ａのヒューズ
による保護

仕 様
その他の機能仕様・形名ZX-400MN

ZX-400MAN

ZX-800MN

ZX-800MAN

ZX-1600MN

ZX-1600MAN

各動作モードをＬＥＤにて表示
ＯＵＴＯＮ･････････････････････････････････････････････緑色
ＣＶ（定電圧）････････････････････････････････････････････緑色
ＣＣ（定電流）････････････････････････････････････････････橙色
ＬＭＴ（電力制限）････････････････････････････････････････赤色
動作モード表示ＰＲＥＳＥＴ（プリセット）････････････････････････････････････橙色
ＦＵＮＣ．（各機能を設定時）･･･････････････････････････････橙色
ＲＥＭＯＴＥ（リモート動作時）･･････････････････････････････橙色
ＬＯＣＫ（キーロック状態）･････････････････････････････････橙色
OUTPUTPOWER（電力表示）････････････････････････････緑色
20%、40%、60%、80%、100%
マスタースレーブ並列運転
マスタースレーブ直列運転*15

同一機種を１０台まで並列接続し、マスター機１台でコントロール可能－－

出力ＯＮ－ＯＦＦコントロール

－

－

－

－

外部接点、またはフォトカプラにより可能

電圧*16

－

○

－

○

－

○

電流*17

－

○

－

○

－

○

モニター出力*15：直列運転はサポートしておりません。
*16：定格出力電圧に対してＤＣ１０Ｖ出力（非絶縁）確度 0.2％±2ｍＶ*17：定格出力電流に対してＤＣ１０Ｖ出力（非絶縁）確度 0.5％±2ｍＶ

外部コントロール仕様・形名

ZX-400MAN

ZX-800MAN

出力電圧
コントロール

外部抵抗０～１０ｋΩ（B、C カーブ）、０～∞Ω（A カーブ）

外部電圧

DC０～10V

出力電流
コントロール

外部抵抗０～１０ｋΩ（B、C カーブ）、０～∞Ω（A カーブ）

外部電圧

DC０～10V

ZX-1600MAN

出力 ON-OFF コントロール

外部接点、またはフォトカプラにより可能

入力しゃ断コントロール

外部接点、またはフォトカプラにより可能

ステータス出力CV（定電圧）、CC（定電流）、P-ON（入力電圧正常）
LEVEL１_ALM（OVP、OCP）、LEVEL2_ALM（アラーム一括）の 5 点についてフォトカプラで絶縁されたオープンコレクタにて出力

172

仕 様
絶縁・耐圧
仕様・形名

ZX-400MN

ZX-400MAN

ZX-800MN

ZX-800MAN

絶縁

ＤＣ1000Ｖメガーにて、20ＭΩ以上
入力－出力、入力－シャーシ、出力－シャーシ各間

耐圧

ＡＣ1.5ｋＶ・１分間
入力－出力、入力－シャーシ各間

対接地電圧

ピーク電圧値にて、±1000Ｖ以内
出力－接地間（出力電圧を含む）

仕様・形名

ZX-400MN

ZX-1600MN

ZX-1600MAN

ZX-1600MN

ZX-1600MAN

冷却
ZX-400MAN

冷却方式

ZX-800MN

ZX-800MAN

出力感応形ファンモータによる強制空冷

動作環境
仕様・形名

ZX-400MN
動作

ZX-400MAN

ZX-800MN

ZX-800MAN

ZX-1600MN

ZX-1600MAN

ZX-1600MN

ZX-1600MAN

0～50℃但し、40℃以上の場合においては、1℃当たり2.5％の割合で出力電力、出力電流のディレーティングが必要

周囲温度
保存

-20℃～70℃

動作

20～80％ＲＨ

保存20～85％ＲＨ

湿度

その他

凍結、結露、腐食性ガスのないこと

寸法・質量
仕様・形名

ZX-400MN

ZX-400MAN

ZX-800MN

外形寸法（ｍｍ）*18

107(W)×130(H)×405(D)214.5(W)×130(H)×405(D)429.5(W)×130(H)×405(D)

最大寸法（ｍｍ）*19

107(W)×147(H)×505(D)214.5(W)×147(H)×513(D)436(W)×139(H)×543(D)

約 4.9kg

約 7.9ｋg

約 15.0kg

質量

約 5.0kg

出力端子
入力端子

約 8.0ｋｇ

約 15.1ｋｇ

バー端子（Ｍ5 ビス）－

注）*18：突起物含まず*19：ツマミ、ゴム足、出力端子カバー、キャリングベルト含む

173

ZX-800MAN－

M4 ネジ端子仕 様
付属品

ZX-400MN/ZX-400MAN①．入力電源ケーブル（AC125V 定格品）*20 ···································································１本②．２Ｐ-３Ｐ変換アダプター（AC125V 定格品） ·································································１個③．出力端子カバー ·····················································································································１組
 出力端子カバー×２個（同一形状）
 カバー取り付け用サポート×１本
 Ｍ３×６ｍｍビス×２個④．出力端子接続用ビス Ｍ５×１２ｍｍボルト（平ワッシャ、スプリングワッシャ付）×２組（本体に取り付けられています。）⑤．ダミーコネクタ（本体に取り付けられています。） ······················································２個⑥．取扱説明書 ······························································································································１部⑦．外部コントロール用コネクタ（ZX-400MAN のみ） ·····················································１個

ZX-800MN/ZX-800MAN①．入力電源ケーブル（AC125V 定格品）*20 ···································································１本②．２Ｐ-３Ｐ変換アダプター（AC125V 定格品） ·································································１個③．出力端子カバー ·····················································································································１組
 出力端子カバー×２個（同一形状）
 カバー取り付け用サポート×１本
 Ｍ３×６ｍｍビス×２個④．出力端子接続用ビス Ｍ５×１２ｍｍボルト（平ワッシャ、スプリングワッシャ付）×２組（本体に取り付けられています。）⑤．ダミーコネクタ（本体に取り付けられています。） ·················································２個⑥．取扱説明書 ······························································································································１部⑦．外部コントロール用コネクタ（ZX-800MAN のみ） ·····················································１個

ZX-1600MN/ZX-1600MAN①．入力電源ケーブル（３芯ＶＣＴケーブル 5.5 ㎟） ·························································１本②．出力端子カバー ·····················································································································１組
 出力端子カバー×２個（同一形状）
 カバー取り付け用サポート×１本
 Ｍ３×６ｍｍビス×２個③．出力端子接続用ビス*22
 Ｍ５×１２ｍｍボルト（平ワッシャ、スプリングワッシャ付）×２組（本体に取り付けられています。）⑥．ダミーコネクタ（本体に取り付けられています。） ·················································２個⑦．取扱説明書 ······························································································································１部⑧．外部コントロール用コネクタ（ZX-1600MAN のみ）···················································１個

注）*20：ＡＣ２００Ｖ入力の場合は付属のケーブルは使用できませんので、弊社営業本部へお問い合わせください。

174

仕 様
外形寸法図
ZX-400MN／ZX-400MAN

175

仕 様
ZX-800MN／ZX-800MAN

176

仕 様
ZX-1600MN／ZX-1600MAN

177

付 録
付録付録付録負荷電流 対 推奨導体面積

1000A

500sq
400sq
325sq
250sq
200sq
AWG6/0AWG5/0AWG4/0AWG3/0

150sq

100sq

80sq

AWG2/060sq
AWG1/0
AWG1
100A

38sq

AWG2
AWG3
AWG4

22sq

AWG5
AWG6

14sq

負荷電流

AWG7
AWG8

8sq

AWG9
AWG10

5.5sq

AWG11
AWG12
AWG13
AWG14

10A

2sq

AWG15
AWG16

1.25sq

AWG17

1A
1

10

100

1000

2

推奨導体断面積(mm )178

アフターサービス
アフターサービス

電源をもっと長く安心してお使いいただく為に定期点検 サービス

生産ライン用、検査ライン用、エージング用など常時ご使用され、止ってはならない電源設備には、定期点検をお薦めいたします。
お客様の使用環境、使用頻度などに応じて点検を実施させて頂き、推奨点検期間、部品交換の目安を提案させて頂きます。

オーバーホール サービス設置されている電源環境が高温多湿、塵埃、油脂、腐食ガス等が発生する設置場所では、5年、10年目安のオーバーホールをお薦めいたします。有寿命部品の交換、キズ・破損部品（スイッチ・ボリューム・端子等）の交換、電気性能調整、全ての診断を実施し、保守コストの大幅削減と安定した品質を実現できます。また、お客様の用途にあわせたオーバーホールも可能になっており、お客様の立場に立ったメンテナンスが可能です。

修理・校正・定期点検

ＣＳセンターのご案内

電源内部には FAN、
スイッチ、
リレー、電解コンデンサ等

お 客の有寿命部品が使用されています。
お客様の使用環境、様

お問合せ先：下記フリーダイヤル又は、ホームページにてお願い申し上げます。

【受付時間】平日 9:00〜12:00

使用頻度によって部品寿命は異なりますが、より長く、効CSセンター

率的にご使用頂くために定期的なメンテナンスサービス

をお薦めしております。

当社ではお客様の電源設備を安全に、長期にわたりご使

修理受付

お問合せ

ら、各種サービスをご用意しております。

お見積り&
修理・点検

資料提供・
ご相談 他

用頂けるように修理業務と平行して予防保全の見地か
無料でご使用状況に合せた各種サービスプランをご提案

発いたします。
お気軽にご相談下さい。

送13:00〜17:00▼修理・保守受付専用ダイヤル

フリーダイヤル

0120-963-213

携帯からは0235-25-9783

FAX
0235-25-8678▼製品についてのお問合せ専用ダイヤル
フリーダイヤル

0120-007-213

携帯からは044-822-4112

FAX

044-811-4705

電源保守点検のおすすめ！

電源装置を安全で長期につかっていただくために。

３つのメリット● ムダな出費をおさえられます。

突然の故障により修理に思いがけない支出を余儀なくされたことはありませんか？設置場所の環境、経年変化、部品の寿命などの要因によって徐々に劣化が進行し、ある日突然故障する事例が見受けられます。点検により性能を維持し、万一のトラブルを事前に防ぐことで無駄な費用を削減することにつながります。

● 電源のロングライフ化が図れます。

電源が常に安定して長く稼動するためには、早目に点検を実施し部品などが動作不良となる前にその前兆を発見して処置（早期発見、早期交換）を行うことが必要となります。一定期間を経過する毎に点検・部品交換を行うことで、特性の変化や故障の発生を防止することができ、ロングライフ化・ライフサイクルコストの低減になります。

● 地球環境への負荷が削減されます。

有寿命部品、劣化部品など一部の部品交換で電源のライフサイクルを延ばすことができ、修理不能による電源本体の廃棄に比べ地球環境的視点からも廃棄物の削減に貢献できます。

www.takasago-ss.co.jp/

この製品の最新情報や、その他の電源に関する詳しい製品情報やサービスに関する最新情報 はホームページで

本社営業部〒213-8558

鶴岡営業所〒997-0011

名古屋支店

川崎市高津区溝口1-24 -16 TEL(044)811-9711 FAX (044)844-4248 〒460-0022

山形県鶴岡市宝田3-14-24

宇都宮営業所〒320-0811

大阪支店

TEL
（0235）25-8331 FAX (0235)25-8678 〒541-0042

栃木県宇都宮市大通り1-4-24 TEL（028）650-1200 FAX (028）623-4646
MSCビル5F

www.takasago-ss.co.jp/

名古屋市中区金山1-12-14
金山総合ビル2F

TEL（052）324-5670 FAX（052）331-6201

大阪市中央区今橋2-4-10
大広今橋ビル4F

TEL（06）6221-4550 FAX（06）6221-4560

九州営業所〒812-0011

福岡市博多区博多駅前3-2-8 TEL（092）418-1400 FAX（092）418-1401
住友生命博多ビル7F

2016年02月現在 最新の情報はホームページでご確認ください。

※ 改良にともない、製品の仕様、外観形状など、おことわりなしに変更することがあります。

ZX-MN / MAN 2015年05月 Ver1.0 DOC-1659-01