じ あ えん そ さん

次亜塩素酸 空間除菌脱臭機

ジアイーノ

設 計・工 事 専 門 家 様 用

次 亜 塩 素 酸 で 空 気を洗う

●本製品は医療機器ではありません。

本 カタロ グ掲 載 商 品 の 価格 には、消費税、工 事 費、使 用 済 み 商 品 の 引 き取り費等 は 含ま れて おりませ ん。
2023.10

除菌・ニオイの対 策は事 業 活 動に大きく影 響「除菌されている安心感」が再利用・再来店の意向に大きく影響■ 除菌対策に対する
「安心感」
が与える
施設・店舗再利用意向への影響度

消費者は不特定多数の人が滞在する空間、触るモノが気になっている■ 施設・店舗で、菌が特に気になる場所やモノ（複数回答）
大人数の人が滞在する場所の空気

16.0

大きく影響する

大きく影響する＋
ある程度影響する

30.4

ドアノブ
（知らない人が触った場所）

テーブルなど備え付けの建具・器具のオモテ側（知らない人が触った場所）
テーブルなど備え付けの建具・器具のウラ側・縁（知らない人が触った場所）

��%

壁面
天井

その他

53.6

気になるものはない

n=1066（一般消費者＋事業従事者）■ 施設・店舗の不快なニオイが与える
施設・店舗の再利用意向・購入意向への影響度

��.�

��.�

��.�

�.�

�.�

単位：%

店舗・施設の「不快なニオイ」は再利用・購入意向に大きく影響

��.�

��.�

床面

ある程度影響する��.�

n=400（一般消費者）

空気清浄機器を導入していてもニオイは気になる■ 空気清浄機器を導入している職場での室内のニオイに対して不快に感じた経験

影響しない

14.5

��.�

メニューやペンなどの手に持つ備品（知らない人が触った場所）

約

単位：%

��.�

少人数の人が滞在する場所の空気

影響しない

��.�

ない

ある

11.1

11.1

大きく影響する

大きく影響する＋
ある程度影響する

30.9

��%

約

空気清浄機器を設置していても職場で不快なニオイを感じる人
ほとんどない43.7

ある程度影響する

��%

約

たまにある

34.0

54.6
単位：%

n=1066（一般消費者＋事業従事者）

単位：%

n=423(空気清浄機器を導入している事業従事者)＊ 20代から70代までの男女1066人（一般消費者：400人・事業従事者：666人）
へのアンケート調査（2022年8月当社調べ）
事業従事者・・・介護・高齢者施設、飲食店、幼稚園・保育園、
スポーツ関連施設（ジム・フィットネスなど）、動物関連施設（ペットショップ・ペットサロン・動物病院）、クリニック、
ホテル・旅館に従事されている方を対象● 数値は、
小数点以下第2位を四捨五入しているため、個々の集計、値の合計は必ずしも100％とならない場合があります。

空気とモノ、両方一度に除菌対策ができる「ジアイーノ」を対策手段に加えてご利用者様に安心を。
★

★ 浮遊菌の場合：約6畳(25㎥)の密閉空間における、10分後の効果※1 付着菌の場合：約18畳(74㎥)の試験空間における、45分後の効果※2

本体ラベルで対策中をアピール（写真はF-JDU75）※1【試験機関】一般財団法人 北里環境科学センター 【試験方法】約6畳（25㎥）の密閉空間で、浮遊させた菌数の変化を測定 【除菌の方法】次亜塩素酸空間除菌脱臭機（F-JDU75）
を風量「強」
・チャージレベル「高」運転で実施【対象】浮遊した菌 【試験結果】10分後に99%以上抑制（北生発 2021̲1230 号）※2【試験機関】一般財団法人 北里環境科学センター 【試験方法】約18畳（74㎥）の試験空間で、室内中央と室内奥に置いたシャーレに付着させた菌数の変化を測定 【除菌の方法】次亜塩素酸空間除菌脱臭機（F-JDU75）
を風量「強」
・チャージレベル「高」運転で実施 【対象】
シャーレに付着した菌 【試験結果】45分後に99%以上抑制（北生発 2021̲0370 号）

1

パナソニックの加湿 空気 清 浄機と徹 底 比 較
除 菌・脱 臭 性 能 は「ジアイーノ」が優 秀

空気中の汚れをフィルターで物理的にキャッチ
当社 加湿空気清浄機 F-VXU��

空気中の汚れを次亜塩素酸で化学的に抑制「ジアイーノ」F-JDU��

除菌スピード

★★★★★

浮遊菌

★★★★

★★★★★

付着菌

★

脱臭スピード

★

空間臭

★★★★★

★★★★★

加湿量

★★★

★★★★★

付着臭

★★★★

★ ★ ★ ★ ★ 集じんスピード ★ ★
定格加湿能力集じん 清浄時間 ※3

��� mL/h

約

定格加湿能力�分

集じん 清浄時間 ※3

��� mL/h

約�� 分＊ 当社 次亜塩素酸 空間除菌脱臭機（F-JDU35）と加湿空気清浄機（F-VXU90）の評価基準について、同一条件での試験結果に基づき性能の高い方を★5
（100）
として
他方の★を相対評価にて算出。★5：80以上 ★4：60以上 ★3：40以上 ★2：20以上 ★1：20未満「日本電機工業会規格（JEM1426）」に基づく、室温20℃・湿度30％の場合です。室内の温度や湿度によって、加湿量、連続運転時間は変わります。
＊ 加湿量、適用床面積は※3 清浄時間とは、「日本電機工業会規格（JEM1467）」
で定められた基準により、8畳相当のお部屋で規定の粉塵濃度の汚れが基準値以下になるまでの時間です。

同 一 条 件での 効 果 比 較（約�畳の試験空間における初期性能での比較）

除菌効果
浮遊菌試験

脱臭効果

付着菌試験

空間脱臭 ペット臭付着臭脱臭 ペット臭

0

0

5

5

90

90

4

4

99.99901020
運転時間（分）F-VXU9030

F-JDU35

99
99.9

3
2

99.99

1

99.999

0

0

300
600
運転時間（分）F-VXU90

F-JDU35【試験機関】一般財団法人北里環境科学センター 【試験機関】一般財団法人北里環境科学センター【試験方法】約6畳（25㎥）の密閉空間で、 【試験方法】約6畳（25㎥）の試験空間で浮遊させた菌数の変化を測定
試験片に付着させた菌数の変化を測定【除菌の方法】次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 【除菌の方法】次亜塩素酸 空間除菌脱臭機（F-JDU35）
を風量「強」
・チャージレベル「高」 （F-JDU35）
を風量「強」
・チャージレベル「高」運転、加湿空気清浄機（F-VXU90）
を風量「強」、 運転、加湿空気清浄機（F-VXU90）
を風量「強」、
加湿「標準」、気流「ハウスダスト」運転で実施
加湿「なし」、気流「ハウスダスト」運転で実施【対象】浮遊した菌【対象】試験片に付着した菌【試験結果】次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 【試験結果】次亜塩素酸 空間除菌脱臭機は約2.0時間で99.9％以上抑制（F-JDU35）
は約20分で99.9％以上抑制 （F-JDU35）（北生発2023̲0038号）（北生発 2022̲0548 号）
加湿空気清浄機（F-VXU90）
は約12時間加湿空気清浄機（F-VXU90）
は約30分で（北生発2022̲0134 号）
で99％以上抑制
99.9％以上（北生発 2021̲0577 号）

臭気強度

99.9

99.99

臭気強度

減少率︵％︶

減少率︵％︶

99

3
2
1

0

自然減衰

30 60 90 120 150 180
運転時間（分）F-VXU90

F-JDU35【試験機関】
パナソニック エコシステムズ株式会社【試験方法】6段階臭気強度表示法による検証【脱臭の方法】次亜塩素酸 空間除菌脱臭機（F-JDU35）
を風量「強」
・チャージレベル「高」運転、加湿空気清浄機（F-VXU90）
を風量「強」、加湿「なし」、気流「ニオイ」運転で実施【対象】約6畳（23㎥）の試験空間の発生し続ける空間臭【臭気成分】擬似ペット臭【試験結果】約120分後に次亜塩素酸 空間
除菌脱臭機（F-JDU35）
は臭気強度1.4に低減、加湿空気清浄機（F-VXU90）は臭気
強度2.7に低減

0

0

自然減衰

30
60
90
運転時間（分）F-VXU90120

F-JDU35【試験機関】
パナソニック エコシステムズ株式会社【試験方法】6段階臭気強度表示法による検証【脱臭の方法】次亜塩素酸 空間除菌脱臭機（F-JDU35）
を風量「強」
・チャージレベル「高」運転、加湿空気清浄機（F-VXU90）
を風量「強」、
加湿「なし」、気流「ハウスダスト」運転で実施【対象】約6畳（23㎥）の試験空間内に設置した試験布【臭気成分】擬似ペット臭【試験結果】次亜塩素酸 空間除菌脱臭機（F-JDU35）
は約90分で臭気強度1.5に低減、加湿空気清浄機（F-VXU90）
は約120分で臭気強度1.3に低減

さらに「ジアイーノ」の強みをご紹介

次 亜 塩 素 酸のチカラで
強 力 脱 臭 効果
詳細

P. �

高い脱臭力が持続
詳細

P. � �

「実空間サイズ検証」で確かな効果を確 認
詳細

P. �

2

次亜塩素酸のチカラで、人が集まる「ジアイーノ」だからできた、空気の質を高める�つの機能

清潔
除菌

1

空気中をただよう菌も、付 着した菌も除 菌 。
★1

浮遊菌を除菌 ★1

付着菌を除菌 ★1★1 浮遊菌の場合：約6畳（25㎥）の密閉空間における、10分後の効果※1 付着菌の場合：約18畳(74㎥)の試験空間における、45分後の効果※2

洗浄
脱臭

2

空間にただようニオイも、染み付いたニオイも脱臭 。

空間臭脱臭

NEW

付着前脱臭

NEW

付着臭脱臭

●脱臭効果は、周囲環境（温度・湿度）、運転時間、臭気によって異なります。

3

NEW

集じん
浄化

HEPAフィルターが、空気中の汚れを集じん。

花粉

チリ・ホコリPM�.�

菌・ウイルス

汚 れた 空 気 は 内 部で洗 浄 、放 出した「 次 亜 塩 素 酸 」で空 間 を清 潔 に 。
除菌フィルターに「次亜塩素酸水溶液」を浸 透させ、気体状の「次亜塩素酸」
を放 出吸引した空気を洗浄 。

キレイになった空気とともに、気体状の次亜塩素酸を放 出することで空 間を清 潔に。

汚 れた
空気を
洗浄

除菌フィルター
次亜塩素酸水溶液※1【試験機関】一般財団法人 北里環境科学センター 【試験方法】約6畳（25㎥）の密閉空間で、浮遊させた菌数の変化を測定 【除菌の方法】次亜塩素酸空間除菌脱臭機（F-JDU75）
を風量「強」
・チャージレベル「高」運転で実施【対象】浮遊した菌 【試験結果】10分後に99%以上抑制（北生発 2021̲1230 号）（74㎥）の試験空間で、室内中央と室内奥に置いたシャーレに付着させた菌数の変化を測定 【除菌の方法】次亜塩素酸空間除菌脱臭機（F-JDU75）
を風量※2【試験機関】一般財団法人 北里環境科学センター 【試験方法】約18畳
シャーレに付着した菌 【試験結果】45分後に99%以上抑制（北生発 2021̲0370 号）「強」
・チャージレベル「高」運転で実施 【対象】

3

空間に安心感と快適さを新機構採用で、従来品より除菌・脱臭スピードがアップ。
★1

NEW

ジアチャージ方式

ジアイーノラインアップ

適用床面積の目安～���㎡（��畳）F-JDU��-W
本体希望小売価格

���,���

適用床面積の目安～���㎡（��畳）F-JDU�� - K

本体希望小売価格

���,���

NEW

適用床面積の目安～��㎡（��畳）F-JDU��-W
本体希望小売価格

���,���

適用床面積の目安～��㎡（��畳）F-JDU�� - K
本体希望小売価格

���,���

適用床面積の目安～��㎡（��畳）F-JDU��-W
本体希望小売価格

���,���

●写真、
イラストはすべてイメージです。

4

納入事例

清潔で活動的な場所には「ジアイーノ」
介護施設

保 育 園・幼 稚 園

ご入 居 者 様の安 心 感や信 頼 感が向 上県の補 助 金を利 用して各 教 室に設 置

有料老人ホーム SJR大分 様

老本幼稚園 様当施設は、自立生活が可能なご入居者様も多い、住宅型有料老人ホームです。JR九州

当園は「すきになる ぐんぐんのびる」をスローガンに、丈夫な身体・豊かな心・光る

した、快適な住まいと環境の提供に努めています。ジアイーノは、除菌や脱臭の効果をにも努め、一般の空気清浄機では除菌は期待できないとの考えから、ジアイーノ

グループとして、その総合力と、これまでの介護事業の実績をもとに、安全を基本と期待して�台採用し、ダイニングやデイサービスのフロアなどに設置。建物などハード面に加え、衛生管理や快適性などソフト面の充実も重要と考えているため、ジアイーノの脱臭効果には満足です。また、器具に近づくと、ほんのり除菌作用がありそうな香りがするので、かえってそれが入居者様やそのご家族様の方にまで安心感と信頼感を提供できていると思います。

感性を培いながら個性を伸ばす保育をめざしています。また、保育環境の質向上を採 用。県の補 助 金も利用し、教 室など 園児が 過ごす��部屋すべてに導入しました。設置の状況をブログで伝えるほか、導入後の変化を園児の欠席者数などで数値化した資料も作成。当園の除菌対策の広報や、地域の園との情報共有に役立てています。

JR九州シニアライフサポート株式会社取締役
有料老人ホーム SJR大分支配人

学校法人老本学園 老本幼稚園
理事長

後藤 静昭 様
有料老人ホーム SJR大分

地域：大分県
施主：JR 九州シニアライフサポート株式会社
設置台数：� 台

老本 克浩 様老本幼稚園

地域：埼玉県
施主：学校法人老本学園 老本幼稚園
設置台数：�� 台

ジアイーノはさまざまな場所で活用されています。

※写真は一部イメージです。

介護施設

5

保 育 園・幼 稚 園

クリニック

病

院

ホテル

」があります続々追加！
その他納入事例はこちらから

クリニック

ホテル

小 児 科 だ けに除 菌 対策は積極的に脱臭・除菌で施設やサービスの質向上に貢 献

リバティこどもクリニック 様

ホテルオークラ神戸 様

大学 病 院や公立 病 院で小児 外 科医や小児 科医として� � 年間 勤 務し、その経 験

当ホテルは「みなと神戸」のランドマークとして親しまれ、��� � 年 �月には開 業

除菌対 策をと考えていました。ジアイーノは、次 亜塩 素酸 水を利用する点を評価提供するという企業理念を守り、ジアイーノは施設の除菌や脱臭を目的に導入。

をもとに半 年ほど 前に開 業しました。開 院の際には子どものために、積 極 的なし、ロビーと感 染待 合室に導入しています。運転時に発生するかすかなプール臭に気付かれた保護者の方などは、当院が除菌対策を講じていることにも気付かれるのではないでしょうか。看護スタッフたちは「吐しゃ物の臭いが早く消える」と言っています。

��周年を迎えました。その間、施設、料理、サービスのすべてを常に最高の状態で客室のほか宴会場などで、その必要性を少しでも感じたときはすぐに運び入れて運転を開始します。煙草臭などはスプレーの噴霧よりも速く、しかも手軽に消えると好 評です。また、最高のサービスの 提 供には 従 業 員の 健 康 管 理 が大 切 だと、
バックヤードにも設 置。従 業 員 が集まる場 所 だけに、除菌 効 果には大きな期 待が 寄せられています。

株式会社ホテルオークラ神戸
宿泊部
フロントレセプション課

リバティこどもクリニック院長

伊東 充宏 様竹中 香保里 様

リバティこどもクリニック

ホテルオークラ神戸

地域：静岡県
施主：リバティこどもクリニック
設置台数：� 台

オフィス

地域：兵庫県
施主：株式会社ホテルオークラ神戸
設置台数：� 台

飲食店

動物病院

ペットショップ

コールセンター

6除菌

次 亜 塩 素酸で空気を洗って、清潔除菌★1

浮遊菌

浮遊菌を吸い込み、本体内部の「次亜塩素酸水溶液」で除菌 ★1。

付着菌

気体状の「次亜塩素酸」を放出して付着菌を抑制 ★1。

浮遊菌

付着菌

★1 浮遊菌の場合：約6畳（25㎥）の密閉空間における、10分後の効果※1 付着菌の場合：約18畳（74㎥）の試験空間における、45分後の効果※2※1【試験機関】一般財団法人 北里環境科学センター 【試験方法】約6畳（25㎥）の密閉空間で、浮遊させた菌数の変化を測定 【除菌の方法】次亜塩素酸空間除菌脱臭機（F-JDU75）
を風量「強」
・チャージレベル「高」運転で実施【対象】浮遊した菌 【試験結果】10分後に99%以上抑制（北生発 2021̲1230 号）（74㎥）の試験空間で、室内中央と室内奥に置いたシャーレに付着させた菌数の変化を測定 【除菌の方法】次亜塩素酸空間除菌脱臭機（F-JDU75）
を風量※2【試験機関】一般財団法人 北里環境科学センター 【試験方法】約18畳「強」
・チャージレベル「高」運転で実施 【対象】
シャーレに付着した菌 【試験結果】45分後に99%以上抑制（北生発 2021̲0370 号）

浮遊菌

7【試験機関】
一般財団法人
北里環境科学センター
90【試験方法】
約18畳（74㎥）の試験空間
99で菌数の変化を測定【除菌の方法】
風量「強」
・
99.9
チャージレベル「高」運転で実施
【対象】
99.99
シャーレに付着した菌
04560
運転時間（分）【試験結果】
自然減衰
F-JDU55（室内奥） 60分後に99％以上抑制（室内中央）
F-JDU55（室内中央） 60分後に99％以上抑制（室内奥）（北生発 2021̲1370 号）

0

0

90
減少率︵％︶

減少率︵％︶

減少率︵％︶

7【試験機関】
一般財団法人
北里環境科学センター【試験方法】
90
約6畳（25㎥）の密閉空間で浮遊させた菌数の変化を測定【除菌の方法】
99
風量「強」
・
チャージレベル「高」運転で実施
【対象】
99.9
0
5
10
15 浮遊した菌
運転時間（分）【試験結果】
15分後に99％以上抑制
自然減衰
F-JDU35（北生発 2022̲0548 号）
0

7【試験機関】
一般財団法人
北里環境科学センター
90【試験方法】
約18畳（74㎥）の試験空間
99で菌数の変化を測定【除菌の方法】
風量「強」
・
99.9
チャージレベル「高」運転で実施
【対象】
99.99
シャーレに付着した菌
04560【試験結果】
運転時間（分）自然減衰
F-JDU75（室内奥） 45分後に99％以上抑制（室内中央）
45分後に99％以上抑制（室内奥）F-JDU75（室内中央）（北生発 2021̲0370 号）
0

減少率︵％︶

減少率︵％︶

付着菌【試験機関】
一般財団法人
北里環境科学センター【試験方法】
90
約6畳（25㎥）の密閉空間で浮遊させた菌数の変化を測定【除菌の方法】
99
風量「強」
・
チャージレベル「高」運転で実施
【対象】
99.9
0
5
10
15 浮遊した菌
運転時間（分）【試験結果】
12分後に99％以上抑制
自然減衰
F-JDU55（北生発 2021̲0230 号）
0

減少率︵％︶【試験機関】
一般財団法人
北里環境科学センター【試験方法】
90
約6畳（25㎥）の密閉空間で浮遊させた菌数の変化を測定【除菌の方法】
99
風量「強」
・
チャージレベル「高」運転で実施
【対象】
99.9
0
5
10
15 浮遊した菌
運転時間（分）【試験結果】
10分後に99％以上抑制
自然減衰
F-JDU75（北生発 2021̲1230 号）
0

99
99.9

99.99
99.9990自然減衰【試験機関】
一般財団法人
北里環境科学センター【試験方法】
約18畳（71㎥）の試験空間
で菌数の変化を測定【除菌の方法】
風量「強」
・
チャージレベル「高」運転で実施【対象】
シャーレに付着した菌60
120 240
運転時間（分）【試験結果】
F-JDU35（室内奥） 120分後に99％以上抑制（室内中央）
F-JDU35（室内中央） 240分後に99％以上抑制（室内奥）（北生発 2022̲0584 号）

数値は、実際の使用空間での試験結果ではありません。使用環境・お部屋の条件により効果は異なります。

検証姿勢

パナソニックでは付着 菌除菌の※3

「実 空 間サイズ検証」で確かな効果を確認※4※3【試験機関】一般財団法人 北里環境科学センター 【試験方法】約60畳（240㎥）の試験空間で、室内中央と室内奥に置いたシャーレに付着させた菌数の変化を測定【除菌の方法】F-JDU75を風量「強」･チャージレベル「高」運転で実施 【試験結果】室内中央･室内奥ともに120分後に99%以上抑制（北生発 2022̲0542 号）※4 商品の適用床面積相当の広さ（実際に使用される空間相当の広さ）を想定した空間での試験

IAQ検証センターによる「実空間サイズ検証」※5

お客様の環境に��～���㎡（�～��畳）の実空間の広さに変更可能な「実空間除菌試験室」でより近い条件で精度の高い除菌・脱臭試験（付着菌･付着臭）を行っています。

検証※5 商品の適用床面積相当の広さ（実際に使用される空間相当の広さ）を想定した空間での試験

試験準備風景（試験は無人空間で行っています）

実空間除菌試験室
写真はF-JDU75の適用床面積の100㎡（60畳）

室内外の温湿度の設定も可能で、外部条件の影響を受けない、精度の高い試験をおこなえます。

「実空間サイズ」の試験空間で除菌・脱臭効果を検証
付着菌

付着臭

0
90

0

自然減衰

120
60
運転時間（分）F-JDU75（室内奥）F-JDU75（室内中央）

5
4

99
99.9

99
99.9

99.99

99.99

99.99999.999自然減衰

060 120 240
運転時間（分）F-JDU55（室内奥）F-JDU55（室内中央）

臭気強度

99.9

0
90
減少率︵％︶

減少率︵％︶

減少率︵％︶

99

0
90

自然減衰

付着菌
【試験機関】一般財団法人 北里環境科学センター【試験方法】F-JDU75：約60畳（240㎥）の試験空間で菌数の変化を測定
F-JDU55：約45畳（180㎥）の試験空間で菌数の変化を測定
F-JDU35：約30畳（120㎥）の試験空間で菌数の変化を測定【除菌の方法】風量「強」
・チャージレベル「高」運転で実施【対象】
シャーレに付着した菌【試験結果】
F-JDU75：120分後に99％以上抑制(中央) 120分後に99％以上抑制(奥)F-JDU55：120分後に99％以上抑制(中央) 240分後に99％以上抑制(奥)F-JDU35：240分後に99％以上抑制(中央) 240分後に99％以上抑制(奥)（F-JDU75：北発生 2022̲0542 号）（F-JDU55：北発生 2022̲0541 号）（F-JDU35：北発生 2022̲0554 号）

3
2
1

0

60 120 240
運転時間（分）F-JDU35（室内奥）F-JDU35（室内中央）0

自然減衰 F-JDU75

自然減衰

F-JDU75

付着臭【試験機関】
パナソニック エコシステムズ株式会社【試験方法】6段階臭気強度表示法による検証
・チャージレベル「高」運転で実施【脱臭の方法】F-JDU75を風量「強」【対象】約60畳（240㎥）の試験空間内に設置した、臭気成分（イソ吉草酸）を塗布した試験布【試験結果】240分後に臭気強度2.0に低減（自然減衰4.0）8脱臭

次 亜 塩 素酸で空気を洗って、洗浄脱臭●脱臭効果は、周囲環境（温度・湿度）、運転時間、臭気によって異なります。

空間臭一時的なニオイはもちろん、発生し続けるガンコなニオイにも高い効果を発揮します。

付着臭

空間臭（硫化水素 …し尿臭に含まれるにおい成分）

悪臭防止法に基づく特定悪臭物質の濃度で、臭気強度の約２段階ダウンを確認
1

臭気強度3相当

0.01

0.001

臭気強度2相当
030 60 90 120 150 180
運転時間（分）自然減衰

F-JDU75

臭気強度4相当

0.1

臭気強度3相当

0.01

0.001

臭気強度2相当
030 60 90 120 150 180
運転時間（分）自然減衰

F-JDU551

空間硫化水素濃度︵ ppm︶

0.1

1

空間硫化水素濃度︵ ppm︶

空間硫化水素濃度︵ ppm︶

臭気強度4相当

臭気強度4相当

0.1

臭気強度3相当

0.01

0.001

【試験機関】株式会社環境管理センター 【試験方法】約6畳（23㎥）の試験室を臭気強度4相当の濃度の硫化水素ガスで満たし、GC-FPD法にて検証 【脱臭の方法】換気0.5回/時にて、F-JDU75・F-JDU55・
F-JDU35を風量「強」、
チャージレベル「高」で運転 【試験結果】F-JDU75：（初期濃度比）150分後に99%減少（臭気強度 約2段階ダウン）（、自然減衰比）150分後に92%減少 F-JDU55：（初期濃度比）180分後に99%減少（臭気強度 約2段階ダウン）（、自然減衰比）180分後に92%減少（H22492214DB）
F-JDU35：（初期濃度比）210分後に99%減少（臭気強度 2段階ダウン）（、自然減衰比）210分後に89%減少（H28282701DA）
臭気強度は、公益社団法人 におい・かおり環境協会編集 ハンドブック 悪臭防止法 六訂版「代表的な悪臭原因物質の濃度と臭気強度の関係」
より算出

臭気強度2相当
060
120 180
運転時間（分）自然減衰

210

F-JDU35

臭気強度 � 強烈なニオイ
臭気強度 � 強いニオイ
臭気強度 � 楽に感知できるニオイ
臭気強度 � 何のニオイかがわかる弱いニオイ
臭気強度 � やっと感知できるニオイ
臭気強度 � 無臭

さまざまなニオイが脱臭できます

介護施設・病院/クリニック・保育/幼稚園/学校・オフィス・ホテル・店舗・各種施設など、多くの方が過ごす空間に●喫煙環境でのご使用については裏表紙の「喫煙環境でご使用にあたっての注意事項」
をご確認ください。

し尿臭

尿臭

排泄物臭

硫化水素
メチルメルカプタン● インドール● スカトール

アンモニア
トリメチルアミン

●

●

●

●

各種施設のゴミ置き場に

生ごみ臭

アンモニア
● メチルメルカプタン●トリメチルアミン●

食堂・飲食店に調理臭

酢酸●トリメチルアミン
●

体臭

汗臭

アンモニア
酢酸
● イソ吉草酸●●

ペットショップ・動物病院に

ペット臭

アンモニア
● メチルメルカプタン●トリメチルアミン● イソ吉草酸
●

加齢臭

●

ノネナール

理容室・美容室に

パーマ臭

アンモニア
硫化水素
● メチルメルカプタン●●【試験機関】
アンモニア：パナソニック エコシステムズ株式会社、
それ以外の臭気：株式会社環境管理センター 【脱臭の方法】F-JDU55を風量「強」
・チャージレベル「高」運転で実施 【対象】室内空気 【試験方法】約6畳（23㎥）
試験室において一定濃度の臭い成分で満たし、アンモニア：ガス検知管法、
イソ吉草酸：GC-FID法、メチルメルカプタン：GC-FPD法、酢酸：GC-FID法/IC法、トリメチルアミン：GC-FID法、にて検証。3㎥試験室において一定濃度の臭い成分で満たし、ノネナール・インドール・スカトール：GC-MS法にて検証。【試験結果】
アンモニア：90分後に初期濃度比80％減少（90分後に自然減衰比69％減少）、
イソ吉草酸：90分後に初期濃度比98％減少（90分後に自然減衰
比98％減少）（H22492209DB）、
メチルメルカプタン：60分後に初期濃度比83％減少（60分後に自然減衰比79％減少）（H22492207DB）、酢酸：60分後に初期濃度比99％減少（60分後に自然減衰比99％減少）（H224922
10DB）、トリメチルアミン：60分後に初期濃度比94％減少（60分後に自然減衰比60％減少）（H22492208DB）、
ノネナール：120分後に初期濃度比82％減少（120分後に自然減衰比80％減少）（H22492211DB）、インドール：30
分後に初期濃度比99％減少（30分後に自然減衰比98％減少）（H22492213DB）、
スカトール：30分後に初期濃度比96％減少（30分後に自然減衰比96％減少）（H22492212DB）9数値は、実際の使用空間での試験結果ではありません。使用環境・お部屋の条件により効果は異なります。

高い脱臭力が持続。空気を洗う「ジアイーノ」の脱臭方式※1※１ 脱臭性能の持続性は、周囲環境（温度・湿度）、運転時間、臭気によって変化します。

5年後も初期能力に近い脱臭力が持続 ※2「ジアイーノ」の脱臭方式は、次亜塩素酸による化学分解脱臭。

100%

本体内で新鮮な次亜塩素酸を作り続けられる「ジアイーノ」は、

100%

98%

3

5

100
脱臭性能

一般的な脱臭フィルターのように目詰まり等の経年劣化による脱臭力の低下がなく、新品時の高い脱臭力が長期間持続します。

95
0

1

使用年数

※2【試験機関】
パナソニック エコシステムズ株式会社 【試験方法】約6畳（23㎥）
試験室において一定濃度の臭気成分（硫化水素）
で満たし、ガス検知管法にて検証 【脱臭の方法】換気0.5回/時にて、使用年数相当の劣化電極を装着したF-JDU55を風量「強」、
チャージレベル「高」で運転 【対象】室内空気 【試験結果】初期電極での脱臭性能（45分後に初期濃度比95%減少）
を100%とした時の、1年目・3年目・5年目の使用年数相当の脱臭性能を確認（1年目：100%、3年目：100%、5年目：98%）

本体内部で、新鮮な「次亜塩素酸水溶液」を作り続けます。

（運転時、水が切れるまで）「ジアイーノ」は水道水と塩を電気分解し、「次亜塩素酸
水溶液」
を生成

電気
分解

塩タブレットを投入

次亜塩素酸水溶液を本体内部で生成。

菌やニオイの分解反応で次亜塩素酸が減少しても、塩化物イオン（Cl - ）

電解生成・補充をくり返すことで除菌・脱臭効果を保ちます。

次亜塩素酸の働き

HOCl

化学結合から「e-」（電子）を奪って、分解（次亜塩素酸）

次亜塩素酸に含まれるCl が菌やニオイから電子を奪い、その働きを抑制します。

O�-

+

H+

次亜塩素酸（HOCl）

e-

Cl+

菌

e-

ニオイ

e-

水

HOCl + H + + �e -e-「e - 」（電子）を菌やニオイから奪い、分解=酸化（除菌・脱臭）「Cl +」は不安定な状態=安定な「Cl - 」になりたい

+

塩化物
イオン

Cl - + H �O

反応後は、塩化物イオン（Cl -）と水に戻ります「ジアイーノ」のトリプル脱臭 ジアイーノだから可能な�つの脱臭効果
空間臭脱臭

空間にただようニオイを吸引、本体内部で強力に脱臭。

強力に■ イソ吉草酸のニオイ
5

ただようニオイをすばやく脱臭、布製品に染み付きにくい。

6 0 分後の脱臭 効果

自然減衰■ イソ吉草酸のニオイ

F-JDU55【試験機関】
パナソニック エコシステムズ株式会社【試験方法】6段階臭気強度表示法による検証
・チャージレベル「高」運転で実施【脱臭の方法】風量「強」
【対
象】約6畳
（23㎥）
の試験空間の発生し続ける空間臭【試験結果】60分後に臭気強度0.5に低減（自然減衰4.0）

5

4

ニオイが
付着していく

3
2
1
0

0

ニオイが
付着しにくい30 60 90 120 150 180 210 240
運転時間（分）自然減衰

F-JDU55【試験機関】
パナソニック エコシステムズ株式会社【試験方法】6段階臭気強度表示法による検証
・チャージレベル「高」運転で実施【脱臭の方法】風量「強」
【対
象】約6畳
（23㎥）
の試験空間内に設置した試験布【試験結果】30分後に臭気強度0.9に低減（自然減衰3.0）

染み付いてもすでに付着しているニオイも、放出した気体状次亜塩素酸で脱臭。

臭気強度

臭気強度

臭気強度

1

1

付着臭脱臭 NEW

5

3
2

すばやく

■ イソ吉草酸のニオイ

40

付着前脱臭 NEW

6 0 分後の脱臭効果

4
3
2
1
0

自然減衰

F-JDU55【試験機関】
パナソニック エコシステムズ株式会社【試験方法】6段階臭気強度表示法による検証
・チャージレベル「高」運転で実施【脱臭の方法】風量「強」
【対
象】約6畳
（23㎥）
の試験空間内に設置した試験布【試験結果】60分後に臭気強度1.9に低減（自然減衰4.4）●イソ吉草酸は、体臭やペット臭に含まれるニオイの成分です。 ●写真、イラストはすべてイメージです。

10

集 じ ん （F-JCT��を除く）

NEW

HEPAフィルターによる集じん機能搭載

キャッチした菌・ウイルスも抑制※1※2

花粉、チリ・ホコリ、PM�.�も除去

空気中の汚れをこしとる高性能フィルターが、微細な汚れまで捕まえます。

花粉

チリ・ホコリPM�.�
（微小粒子状物質）

菌
ウイルス「ジアイーノ」はWフィルター

キレイな空気とともに次亜塩素酸を放出

HEPAフィルターと、

次亜塩素酸が含浸した除菌フィルターの�つのフィルター構造。

除菌フィルター

HEPAフィルター

次亜塩素酸で除菌・脱臭集じん＊イラストはF-JDU55・F-JDU75のものです。

HEPAフィルターでキャッチした菌・ウイルスも放出した「気体状次亜塩素酸」で抑制 ※1※2

キャッチした菌・ウイルスも放出した「気体状次亜塩素酸」を吸い込み抑制■ 捕集した菌※ 1

��.��%■ 捕集したウイルス※ 2

0

99
99.9
99.99
99.99999.99990

60
120
運転時間（分）180「次亜塩素酸」生成なし「ジアイーノ」本体で「PM�.�」への対応

�.�～�.�μmの粒子を��％キャッチ

0
90
99
99.9
99.99
99.99999.9999
99.99999

減少率︵％︶

減少率︵％︶

集じんフィルターの除去性能です。
部屋全体の除去性能とは異なります。

90

0

60
120
運転時間（分）180「次亜塩素酸」生成あり

換気扇等による屋外からの新たな粒子の侵入は考慮しておりません。

●【試験方法】一般社団法人日本電機工業会 自主基準（HD-128）【判定基準】0.1〜2.5μmの微小粒子状物質を32㎥（約8畳）の密閉空間で99%除去する時間が90分以内であること。
（32㎥（約8畳）の試験空間に換算した値です）
PM2.5とは2.5μm以下の微小粒子状物質の総称です。
この「ジアイーノ」では0.1μm未満の微小粒子状物質については、除去の確認ができていません。
また、空気中の有害物質のすべてを除去できるものではありません。
32㎥
（約8畳）
の密閉空間での効果であり、実使用空間での結果ではありません。

数値は、実際の使用空間での試験結果ではありません。使用環境・お部屋の条件により効果は異なります。

※1【試験機関】一般財団法人 北里環境科学センター 【試験方法】約6畳（25㎥）の密閉空間で浮遊させた菌を、次亜塩素酸「あり」「なし」
で次亜塩素酸 空間除菌脱臭機（F-JDU55）を運転し、HEPAフィルターに捕捉させた菌数の変化を比較 【対象】HEPAフィルターに捕捉した菌 【試験結果】60分後に99%以上抑制（北生発 2022̲0185 号）※2【試験機関】一般財団法人 北里環境科学センター 【試験方法】約6畳（25㎥）の密閉空間で浮遊させたウイルスを、次亜塩素酸「あり」「なし」
で次亜塩素酸 空間除菌脱臭機（F-JDU55）を運転し、HEPAフィルターに捕捉させたウイルス数の変化を比較 【対象】HEPAフィルターに捕捉したウイルス 【試験結果】30分後に99%以上抑制（北生発 2022̲0186 号）

11

ジ ア チ ャ ー ジ 方 式 （F-JCT��を除く）

新機構「ジアチャージ方式」採用で、NEWより早く、より安定して除菌・脱臭★

★ 浮遊菌の場合：約6畳（25㎥）の密閉空間における、10分後の効果※3 付着菌の場合：約18畳（74㎥）の試験空間における、45分後の効果※4

次亜塩素酸の電解生成エリアと除菌エリアを分離
新鮮・高濃度の次亜塩素酸を安定生成し、除菌エリアにチャージ
電解生成エリア（電解水タンク）

高濃度の次亜塩素酸を生成

電解生成エリア

（電解槽）

高濃度の
次亜塩素酸を生成

除菌エリアへチャージ

除菌エリア

除菌エリア

（除菌槽）

（除菌トレー＆除菌フィルター）

除菌・脱臭

除菌・脱臭

F-JDU��

F-JDU��・��

不特定多数の人が集まり、一緒に過ごす空間だから素早い効果と効果の持続にこだわりました。
浮遊菌

より早く

0

90

99.9
99.99
0

2

4

6

8
10
運転時間（分）自然減衰（F-JDL50）
自然減衰（F-JDU55）

12

14

90

F-JDL 50（従来品）
F-JDU55（新製品）

空間硫化水素濃度︵ ppm︶

0.16
0.14

硫化水素投入硫化水素投入

0.06
0.04
0.02
0

60

試験時間（分）対策なしの場合＊硫化水素はし尿臭に含まれるニオイの成分です

20

40

未対策だとニオイが上昇

0.10
0.08

0

60
80
運転時間（分）120

F-JDU55

100

120

F-JDL 50（従来品）
F-JDU55（新製品）【試験機関】一般財団法人 北里環境科学センター【試験方法】約18畳（74㎥）の試験空間でシャーレに付着させた菌数の変化を測定
・チャージレベル「高」運転で実施（F-JDL50は電解強度「強」）【除菌の方法】風量「強」【対象】
シャーレに付着した菌【試験結果】F-JDU55：60分後に99％以上抑制（北生発 2021̲1370 号）
F-JDL50：90分後に99％以上抑制（北生発 2021̲2370 号）

硫化水素投入0.12

99.9

自然減衰（F-JDL50）
自然減衰（F-JDU55）【試験機関】一般財団法人 北里環境科学センター【試験方法】約6畳（25㎥）の密閉空間で浮遊させた菌数の変化を測定
・チャージレベル「高」運転で実施（F-JDL50は電解強度「強」）【除菌の方法】風量「強」【対象】浮遊した菌【試験結果】F-JDU55：12分後に99％以上抑制（北生発 2021̲0230 号）
F-JDL50：15分後に99％以上抑制（北生発 2015̲0136 号）

連続発生する臭気の脱臭

99

99.99

16

より早く

0

減少率︵％︶

減少率︵％︶

99

0

付着菌

180

ジアチャージ方式は高負荷環境でも安定して脱臭効果を発揮

何度も
効果の持続
【試験機関】
パナソニック エコシステムズ株式会社【試験方法】約6畳（23㎥）の密閉試験室に60分ごとに一定量の臭気成分（硫化水素）を投入し、臭気成分の濃度変化をガス検知管法により測定【脱臭方法】風量「強」
・チャージレベル「高」運転で実施【対象】室内空気※3【試験機関】一般財団法人 北里環境科学センター 【試験方法】約6畳（25㎥）の密閉空間で、浮遊させた菌数の変化を測定 【除菌の方法】次亜塩素酸 空間除菌脱臭機（F-JDU75）
を風量「強」
・チャージレベル「高」運転で実施【試験結果】10分後に99%以上抑制（北生発 2021̲1230 号）※4【試験機関】一般財団法人 北里環境科学センター 【試験方法】約18畳（74㎥）の試験空間で、室内中央と室内奥に置いたシャーレに付着させた菌数の変化を測定 【除菌の方法】次亜塩素酸 空間
除菌脱臭機（F-JDU75）
を風量「強」
・チャージレベル「高」運転で実施 【試験結果】45分後に99%以上抑制（北生発 2021̲0370 号）●写真、
イラストはすべてイメージです。

12

信頼性

有人空間での使用に配慮した濃度設計「ジアイーノ」は、人が居る空間に適した次亜塩素酸で高い抑制効果を発揮します。
放出される「次亜塩素酸」は気体化されており、空気中の塩素ガスの環境基準（�.�ppm※1）より低い濃度です。
※1 ＥＵリスク評価書より

�.� ppm 未満

放出される「次亜塩素酸」

�� ppm

本体内の「次亜塩素酸水溶液」

約※2※2 F-JCT30は約10ppm

除菌と脱臭に効果を発揮

ジアイーノ内で生成される「次亜塩素酸水溶液」は、「 次亜塩素酸ナトリウム」や「次亜塩素酸水」とはpHや濃度が異なります。
有効塩素濃度【ppm=mg /L】
高い

数万

〜
〜

塩素系漂白剤（次亜塩素酸ナトリウム）

HOCl

OCl- OCl-

強アルカリ性���

次亜塩素酸

次亜塩素酸水HOCl HOCl

低い

��

OCl-

HOCl OCl-

酸性�

水溶液性質【pH】
酸性

中性

�.�

「ジアイーノ」本体内の次亜塩素酸水溶液

即効性

次亜塩素イオン

アルカリ性

持続的に除菌・脱臭効果を発揮する 弱アルカリ性

持続性「ジアイーノ」の反応臭について

チャージレベルボタン

汚れやニオイなどに反応して反応臭（塩素系のニオイ※3）が発生することがあります。
反応臭がする※4 ＝空間をキレイにしている証拠です。
反応臭が気になる場合は、チャージレベルを「低」設定にするなど調整することも可能です。

ボタンを押すたびに【低】【中】【高】の�段階に切り替わります。

（F-JCT��を除く）※3 反応によって生じるクロラミン由来のニオイ。 ※4 作用していても、反応臭を感じられない場合があります。感じ方には個人差があります。

社内検証をはじめ、外部の機関でもさまざまな検証を実施しています。
皮膚一次刺激性試験

皮膚感作性試験

眼刺激性試験

検証機関

検証機関

検証機関

（一財）
日本食品分析センター（株）鎌倉テクノサイエンス（一財）日本食品分析センター（株）鎌倉テクノサイエンス（株）鎌倉テクノサイエンス

コメットアッセイ試験

��日間反復毒性試験

��日間反復毒性試験

検証機関 （一財）食品薬品安全センター

検証機関

検証機関

群馬県衛生環境研究所（株）鎌倉テクノサイエンス

群馬県衛生環境研究所

次亜塩素酸水溶液（電解水）成分分析

塩素ガス定量分析

ガス成分分析

検証機関 （一社）群馬県薬剤師会 環境衛生試験センター

検証機関 （株）環境技研

検証機関

ジアイーノは「空間噴霧」ではなく「通風気化式」です。

機器内の次亜塩素酸水溶液に汚れた空気を「通風」させるジアイーノは、
次亜塩素酸水を空間に向けて噴霧する「空間噴霧」とは異なるものです。

「ジアイーノ」から放出している次亜塩素酸は、液体ではなく極めて低濃度の「気体」です。
気体なので、室内のものを濡らしません。

Exponent社

汚れた空気

次亜塩素酸
水溶液

キレイな空気と揮発した次亜塩素酸

除菌
フィルター

●写真、
イラストはすべてイメージです。

13確かな実績のある「次亜塩素酸」
さまざまな分野の除菌・消毒・脱臭に活躍する成分です。
水の浄化

身の回りの除菌

農業・畜産業の消毒

産業用脱臭

水道水の浄化・プールの除菌

病院や施設の拭き掃除

農業・畜産業

工場排気の脱臭

アルコール除菌との違い
次亜塩素酸は、
アルコールが入り込めないウイルスの内部まで浸透、素早く作用することができるため除菌効果に優れています。
アルコール除菌に劣らず、次亜塩素酸は高いポテン
シャルを持っています。

気体状次亜塩素酸の寿命■「ノンエンベロープウイルス」
への効果

次亜塩素酸（HOCl）
カプシドを透過・破壊

カプシド（タンパク質の殻）遺伝子（DNA・RNA）

カプシド（タンパク質の殻）遺伝子（DNA・RNA）

ウイルスはその構造から、エンベロープと呼ばれる脂質膜のあるもの(エンベロープウイルス)とないもの(ノンエンベロープウイルス)に大別されます。
一般的なアルコール除菌は、エンベロープウイルスには有効ですが、
ノンエンベロープウイルスには効果が発揮されにくいことが知られています。一方で次亜塩素酸は、内部まで浸透することでノンエンベロープ
ウイルスに対しても抑制効果を発揮することができます。

■ 気体状「次亜塩素酸」の発生

HOCl

次亜塩素酸は「水溶液」から揮発させることで、「 気 体 状 」の 次 亜 塩 素 酸として存 在することができます。気体状次亜塩素酸の半減期 ※5 は実に
��時間以上 ※6 。
自己分解しにくい特性があり、遠くまで拡散することができます。

アルコール消毒剤

カプシドを透過できない

OCl-

OCl-

HOCl

HOCl

HOCl

通風等により揮発水溶液中の次亜塩素酸分子（HOCl）が空気中に揮発■ 気体状「次亜塩素酸」と気体状「オゾン」の半減期

次亜塩素酸

��時間※7

オゾン
0

10

20

30

イラストはイメージです。

��時間以上※6
40

50

（時間）

「次亜塩素酸」について、学会で発表されています。
次亜塩素酸は、菌の表層だけでなく、内部まで浸透してすばやく作用するため、有機物の分解スピードが速く、除菌力に優れています。

また、脱臭効果も高く、ペットや介護施設のニオイなど、発生し続けるニオイにも威力を発揮します。
適切に使用することで、安全かつ高い効果を示す次亜塩素酸は、室内空間の除菌・脱臭に優れた成分です。

三重大学 大学院 生物資源学研究科

福﨑智司 教授※5 半減期とは、物質の量が半分になる時間（物理学的半減期） ※6 当社調べ。次亜塩素酸技術の検証結果です。実使用空間・商品での試験結果ではありません。試験条件：密閉の30Lガスバッグ内を所定の温湿度に保ち、気体状次亜塩素酸を充満させ、その濃度減衰の時間推移を計測し、濃度が半減する時間を確認。試験結果：各温湿度条件下において、いずれも50時間以上。 ※7 出典：サンユー書房「オゾン利用浄化技術の実際」

14ラインアップ

さまざまな空間に対応するラインアップ
F-JDU��

-W■ オススメ設置場所

適用床面積の目安～���㎡（��畳）

水道直結タイプのご紹介

給水作業が不要な水道直結タイプ

自動給水＆塩タブレット自動投入で※1
日々のメンテナンスが不要。

※1 排水タンク、除菌フィルター、防カビユニットなどの清掃と塩タブレットの補充は1ヶ月に1回程度必要です。

15

F-JDU��

-K-W～��㎡（��畳）F-JDU��

-K■ オススメ設置場所

・介護・高齢者施設
・保育園・幼稚園
・病院の待合室・マンションのゴミ置き場 など
適用床面積の目安～��㎡（��畳）
F-JCT��-WZ
本体希望小売価格

���,���

NEW-W～��㎡（��畳）

詳しくは専用カタログをご覧ください使いやすさ

手間を抑えたカンタン操作＆お手入れ
日々の使い方＊ 写真はF-JDU75･F-JDU55です。F-JDU35は形状が異なります。

操作パネル

フロントパネルを開けて給水タンクを取り出す

給水タンクに水を入れて本体にセット運転スイッチを押す

日々の使い勝手をサポートする便利な機能
塩タブレット自動投入

塩自動ユニット

自動投入

次亜塩素酸の生成に必要な塩タブレットを自動で電解水タンクへ投入。手動での投入は不要です。

自動運転モード

電解水タンク

本体側面のセンサーで空気の汚れ具合を判定し、環境に応じた運転をおまかせできる「自動運転モード」搭載。
空気の汚れを運転サインでお知らせ。

温湿度
センサー

■ 運転サイン汚れている時※塩自動ユニットへの補充は必要です。

ニオイ
センサー

キレイな時

定期的なお手入れ 清潔さと性能を保つために、定期的なお手入れをしてください。

＊ 写真はF-JDU75･F-JDU55です。F-JDU35は形状が異なります。

給水のたび約１ヶ月に１回

給水タンク（振り洗い）HEPAフィルターカバー

約１年に１回 （F-JDU75･F-JDU55のみ）HEPAフィルター

除菌トレー（F-JDU��はトレー）

ポンプ（�個）防カビユニット・仕切り板（F-JDU75･F-JDU55のみ）

止水フロート・ストレーナー（F-JDU35のみ）

ジアチャージ方式により排水手間が軽減「ジアチャージ方式」採用によって毎日の排水作業が不要に。

電解水タンク

除菌フィルターセット（約�ヶ月に１回のお手入れの際に実施してください）
電解水タンクも汚れにくく、日々の
メンテナンス手間を軽減しました。

トレー内も清潔でお手入れ時も安心

除菌トレー内は常に次亜塩素酸水溶液に満たされ除菌※�されているため、お手入れの際も安心です。
使い
はじめ

�ヶ月
運転後

�ヶ月運転後でも検出限界値未満であることを確認※2【検査機関】一般財団法人北里環境科学センター 【検査方法】培養法（塗抹）にて次亜塩素酸 空間除菌脱臭機（F-JDU55）のトレー水の細菌数を測定【対象】60日間運転したトレー水の細菌数 【検査結果】10個/1ml未満（検出限界値：10個/mL)（北生発 2022̲1503 号）●写真、
イラストはすべてイメージです。

16

■ 仕様

F-JDU75-W
F-JDU75-K

品番

F-JDU55-W
F-JDU55-K

F-JDU35-W

F-JCT30-WZ

NEW-W
適用床面積の目安
本体希望小売価格（税抜）

-K

-W

-K

（60畳）
〜100㎡

〜75㎡
（45畳）

〜50㎡
（30畳）

〜43㎡
（26畳）

448,000円

357,000円

263,000円

362,000円

電源

単相100V

50/60Hz

運転モード

急速

強

中

弱

急速

強

中

弱

急速

強

中

静音

強

中

弱

※1
消費電力
（W）

95

77

48

22

58

48

28

22

60

49

26

18

53

25

16

運転音
（ｄＢ）

52

49

43

22

46

43

34

22

47

44

34

23

52

42

31

風量
（㎥/min）

8.1

7.5

5.6

2.2

6.2

5.6

3.7

2.2

4.2

3.8

2.2

1.1

4.1

2.7

1.7

連続運転時間
（h）※2

1

9.5

12

24

1

12

16

24

1

10

15

24

ー

ー

ー

※3
加湿量
（ml/h）

ー

880

700

350

ー

700

510

350

ー

350

230

120

ー

ー

ー

製品質量
（kg）

約19

約18

約14

約17

給水タンク容量
（Ｌ）

約8.4

約3.5

ー

塩タブレット自動投入機能

〇

〇

〇

1ビン
（約1000粒）

1ビン（約1000粒）

2ビン（約300粒×2）

塩タブレット付属品
明るさ切替

〇
（手動）

〇
（手動）

〇
（手動）

センサー

ニオイ、温湿度

ニオイ、温湿度

ニオイ、温湿度〇〇〇

HEPAフィルターHEPAフィルターHEPAフィルター

〇（チャージレベル設定機能あり：高・中・低）〇（チャージレベル設定機能あり：高・中・低）

ー

ー

ー

〇
（強・中・弱）高さ730 × 幅510 × 奥行307

高さ670 × 幅400 × 奥行280

高さ847 × 幅398 ×
奥行350（+背面凸部20）

運転サイン集じんフィルター
ジアチャージ
電解強度設定機能

350
240

398
510

307

400

20

280

※1 待機時消費電力：F-JDU75,F-JDU55,F-JDU35は約1.0W、F-JCT30は約1.2W。クリーニング運転時：F-JDU75,F-JDU55は約10W（最大22W）、F-JDU35は約10W（最大18W）、F-JCT30は約10W。
※2 連続運転時間は、室内温度20℃、湿度30%の環境における値です、室内の温度や湿度によって連続運転時間は変わります。
（暖かく乾燥している方が運転時間は短くなります）
急速モードは、1時間経つと設定前の運転モードに戻ります。
※3 F-JDU75,F-JDU55は、運転開始から数時間経過し除菌フィルターが十分吸水した後の加湿量です。

17

476.5

847
670

730

製品寸法
（mm）

よくあ るご 質 問

Q &A
効果

使い方

使い方

使い方

Q 加湿効果はありますか？

A 水を使用する構造上、加湿効果はありますが、加湿を主目的とした使用はお控えください。

Q 金属の錆びや精密機器への影響等はありませんか？

A 耐食性の低い銅や鉄などの金属を、直接風に当てない限り錆びないことを確認しています。
また、精密機器に限らず、金属類には直接風を当てないでください。
通常の使用であれ ば、影響は一般の加湿機と同程度になります。

Q 使用する水はなんでもよいのでしょうか？ 井戸水や硬水は使えますか？
A 厚生労働省が規定している「水道基準に関する省令」で定められた基準に適合している
水道水であれ ば使用できます。適合していない水は使用できません。

Q 換気扇と一緒に運転してもよいのでしょうか？

A 「ジアイーノ」から放出した次亜塩素酸を換気扇が排出しますので効果は多少低くなります。

換気扇の位置と対角線上に「ジアイーノ」を設置することで効果低減を抑えることができます。

■ 塩タブレット（別売品）
品番

本体希望小売価格（税抜）

Ｆ-ZVC03（約300粒入）

3,6００円F-JCT30

F-ZVC10（約1000粒入）

5,5００円F-JDU75,F-JDU55,F-JDU35■ 交換用サービスパーツ
電極ユニットHEPAフィルター

除菌フィルター

防カビユニット

保護エレメント

適用機種

Ｆ-ZVC03

Ｆ-ZVC10

品番

本体希望小売価格（税抜）

交換の目安※3

適用機種

ＦＫＡ４１０００20

38，
０００円

約5年に１回F-JDU75,F-JDU55

FKA4100016

22，
０００円

約3年に１回F-JDU35

ＦＫＡ4100015

24，
０００円

約２.5年に１回

F-JCT30

2枚入

FKA0330215

8,4００円

約3年に１回F-JDU75,F-JDU55

1枚入

F-ZVF1000

4,8００円

約3年に１回F-JDU35

ＦＫＡ０３３０206

5,0００円

約２年に１回F-JDU75,F-JDU55

F-ZVT3000

1,7００円

約２年に１回F-JDU35

F-ZVT3000

1,7００円

約２.5年に１回

F-JCT30

FFJ9180009

1,4００円

約２年に１回F-JDU75,F-JDU55

FKA0430072

3,0００円

約2年に１回F-JDU35

FKA0430071

3,0００円

約２.5年に１回

F-JCT30

F-ZVF3000

6,0００円

約２.5年に１回

F-JCT30※3 F-JDU75,F-JDU55,F-JDU35は1日12時間運転の場合、F-JCT30は1日24時間運転の場合。

● HEPAフィルターは、使用環境により汚れ具合が変わるため、お手入れをしてもニオイがしたりタンクの水が減りにくい場合は、�年以内でも交換してください。
● 除菌フィルターは、水質やご使用状況によっても寿命が変わるため、次の場合は目安の期間以内でも交換してください。
・お手入れしても、ニオイが取れない・給水タンクの水が減らない・縮みがひどい・痛みがひどい● HEPAフィルター、除菌フィルターは不燃物として捨ててください。
ただし、除菌フィルターのフィルター枠とフィルター押さえは、捨てないでください。
● 交換後、交換日をフロントパネル内側のラベルに記入してください。

■ ジアイーノ用洗浄剤（別売品・サービスパーツ）
品番

FKA2000014

本体希望小売価格（税抜）

備考

2,800円

1回あたり約40mL使用した場合、約10回使用できます。

FKA2000014

18

天井埋込形「ジアイーノ」のご紹介

天井埋込形のため場所を取らずフロアもすっきり
複数の部屋で同時運転が可能
天井埋込形ジアイーノ

FY-���JCD�

水道直結

下

くた

は

し

く

6 の

。

た

タ
た

の

脱臭

FY-SCGP�

の

の

の

した

の

お

お

はお

ります。
は
た の

ります。

タ の

て
から

お

ります。
し く
し く

た

本
本 の

。
。

は

の
は りま
お

ま

は りま
は
。

。

ります。

は

た

ま

く

。

の
から

。

F-J

F-J
35

F-J

30は

の

！
す

。
し

の

く

は

し

書

。

のお
の は
く
。

は
のた

F-J

の
りし

す

5本の
75 10

す

の

たし

75

くお
の

知

75 F-Jは本

た くか お

ります。お

。

55
し

下
060300

り
し く

の
し

は
お
下す た
く
。

お

の

は ら ま
の 下

。

J
1467
書
F-J
55 10
の

の
75

の

の

。

。

く

。

く

。

F-J

く

。

て

75またはF-J

55

または

の

または

日 し
の
し
のまま
ます
ります。
は
く
。
すり の
く
。
た
く

た

たら
し く
。

く

し く

の

りますの

お

し

は

の
1 の

しく

は ら ま

て

の
本 は
本 の
本
は
本

2021 0621

のお

下の

は 本 の
の
は1
は

1

の

8

のお
ま

8

て

は

の
します。

お

集じん

詳しくは
専用カタログをご覧ください

本体希望小売価格（税抜）��,���円

の

加湿

。 6 の

専用リモコン
（別売）

適用床
～���㎡
面積の目安

本体希望小売価格（税抜）���,���円

★

除菌

。
井
り

か
本
は

は

。

の は
は
下したり
は
く
く
。
し

ります。 らか

く

く
。
の
く

。

。

次亜塩素酸 空間除菌脱臭機「ジアイーノ」の技術相談等のお問い合わせは流通業者様・
代理店様・
工事会社様は換気110番

ナビダイヤル

0570-064-730
た（有料）

0568-81-1104【ご相談窓口における個人情報のお取り扱い】
たおおります。 お

はお
し

の

す

た

は
たしま

受付日時：月〜金曜9時〜12時、13時〜18時
日日
お日
F X 0568-84-8606。

●商品・お取扱い・修理・取付設置などのご相談・お問い合わせは、お買い求めの販売店・取付設置店へ。

た

ます。
また
す お

り し

は

た く のたた ましたく

パナソニック エコシステムズ株式会社〒486-8522
愛知県春日井市鷹来町字下仲田40172023
本書からの無断の複製はかたくお断りします。

このカタログの記載内容は2023年10月現在のものです。
消費税、工事費等は含まれておりません。

FY-JJ071 202310-2X-Y知。