認定条 件

工法表示ラベルがケーブル床・壁貫通部防火措置キット

国土交通大臣認定番号

PS060FL-0080

PS060WL-0090

鉄筋コンクリート床鉄筋コンクリート壁

厚さ100mm以上

厚さ100mm以上

適用躯体（国土交通大臣が認定した床・壁）

入っています国土交通大臣認定（床・壁用）
PS060FL-0080（床） PS060WL-0090（壁）取 扱 説 明 書

このたびは、本製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
本紙をよくお読みの上、現場の状況に合わせて正しく施工してください。

梱包内容●耐火仕切板（けい酸カルシウム板40mm）●耐火仕切板固定用アンカーボルト（Ｍ8×90）● ダンシール-P ● ダンシール-P ● ダンシール-P ● 固定用ビス● 工法表示サンカク
支持棒（六角Ｍ6×70）
ラベル※ 7020以上のサイズには2本つきます。

施工図
適合品番

PK40-3020
PK40-4020
PK40-5020
PK40-6020

開口面積0.6m 以下
2施工条件
占積率
貫通物条件
（最大サイズ）ケーブル（1本当り）

15.2％以下

導体断面積325mm 以下

構

成材

料

梱包

支持用補助材

取扱説明書・工法表示ラベル

質量（kg）

開口
サイズ
（mm）

ケーブル
ラック幅
（mm）

300×200200

2.2400×300

300

126各1枚

61箱/組

400×200300

3.1500×300

400

126各1枚81箱/組

500×200

400

3.6600×300

500

126

各1枚

91箱/組

600×200500

4.0

700×300

600

126

各1枚

101箱/組300

1400

148

各1枚

562箱/組400

248

各1枚

662箱/組400

1500

148

各1枚

672箱/組500

2410

各1枚

782箱/組5001600

1410各1枚882箱/組500

1600

1410各1枚892箱/組

耐火仕切版
ダンシール-P（40mm厚）（kg）
L×W（mm）

PK40-7020

700×200

600

4.5800×300

PK40-8020

800×200

700

4.8900×300

PK40-9020

900×200800

5.61000×300

PK40-10020 1000×200

900

6.4

1100×300

PK40-11020 1100×200

1000

6.81200×300

PK40-12020 1200×200

1000

7.51300×300

2

固定用 アンカー
ビス
ボルト
寸法（mm）40×40 本数（本） （本） （本）ダンシール-P支持棒

AB

荷姿※ダンシール-Pの所要量は、貫通ケーブルラック幅の65％程度占めた状態で算出しています。所要量に不足が生じる場合には、別売のダンシール-Pをお買い求めください。

各配管の施工条件等は認定書にてご確認ください。
詳細については、認定書にてご確認ください。

特長

床貫通部

壁貫通部

① 片側施工で、作業性アップ。
② ロックウールは、使用しません。

ご注意

技術事項のご相談･お問い合わせは株式会社 古河テクノマテリアル 防災事業部

TEL ： 0463-24-9341 FAX ： 0463-24-9346〒254-0016

URL ： http://www.furukawa-ftm.com/

神奈川県平塚市東八幡5丁目1番8号● 耐火仕切板と床及び壁の間には必ずダンシール-Pをはさんで取り付けてください。
● 壁貫通部の場合、ケーブル及びケーブルラック周囲のダンシール-Pの支持が必要となります。キット品附属の支持棒で支持を行ってください。
● 床、壁厚は100mm以上必要です。
● ケーブルと同時に合成樹脂製可とう電線管や鋼製電線管の貫通はできません。
● 耐火ボード壁（中空壁）、床ピット内、バスダクト、金属ダクト貫通部の施工については、認定範囲外となります。
使用に関しては、事前に所轄の行政機関にお問い合わせください。
● 床貫通部で鋼製スリーブを使用される際には弊社までお問い合わせください。

FT-取説-第21014号 2019.5

取-PK40.indd 1

20/10/11 13:24

●必要工具：丸ノコ・ジグゾー（刃は石こう用又は新建材用）
・ 振動ドリ ル（φ8.4 ）・ ハンマー・スパナ・カッターナイフ・ドライバー・スケール等

1．耐火仕切板の切断（床・壁共通）① 耐火仕切板の切断
50

ケーブルラック② 下板の切り込み

ラック下側に取り付ける耐火仕切板を親桁下部の形状に合わせてけがいてジグソー等で切り込みます。

50※ ケーブルラック及びケーブルの形取りが大きすぎないように切断してください。（2〜3mm大きめに切り込みます。）※ 下図のように開口とケーブルラックが平行でない場合がありますので左右確実に採寸してください。

3．耐火仕切板の固定

ダンシール-Pを耐火仕切板の床面の被り部分に沿って貼り付けます。

位置決めした後、耐火仕切板にドリルで下穴をあけ、その後、床面に振動ドリルで穴をあけハンマーでアンカーボル
ト（M8×90）を固定します。

ケーブルの隙間にダンシー
ル-Pを目詰します。
ダンシール-Pを耐火仕切板の 表 面 か ら50mm以 上 盛 り上げ成形します。

2．ダンシール-Pの貼り付け

3．耐火仕切板の固定

耐火仕切板にダンシール-Pを貼り付けておくと、取り付け作業が楽にできます。

位置決めした後、耐火仕切板にドリルで下穴をあけ、その後、壁面に振動ドリルで穴をあけハンマーでアンカーボルト（M8×90）を固定します。
※ドリルのサイズはφ8.4です。
※ 長辺側アンカーボルトは300mm以下の間隔で施工してください。
※ 耐火仕切板のつき合わせ部に隙間がある場合はダンシール-Pで埋めてください。

4．ダンシール-P支持棒の取り付け
ダンシール-P支持用として附属の支持棒をケーブルラック下に取り付けます。
※ケーブルのみの貫通の場合はケーブルの下に取り付けてください。

※ドリルのサイズはφ8.4です。
※ 長辺側アンカーボルトは300mm以下の間隔で施工してください。
※ 耐火仕切板のつき合わせ部に隙間がある場合はダンシール-Pで埋めてください。

4．ダンシール-Pの目詰め※ ラックの子桁上面からラックの親桁上面までの長さ＋ 2〜3mm分を切り込みます。

壁貫通部の施工手順※ダンシール-Pの貼り付けにハイヒート
コ ー トG（ ケ イ カ ライト用接着剤）を使用すると作業が楽に行えます。（別売品）

床貫通部の施工手順
2．ダンシール-Pの貼り付け

ラック上側に取り付ける耐火仕切板を親桁上部及びケーブルの外周の形状に合わせてけがいてジグソー等で切り込みます。

※ ラックの子桁上面からラックの親桁下面までの長さ＋ 2〜3mm分を切り込みます。

5050③ 上板の切り込み

開口位置

50

開口部・ケーブルラック及びケーブル形状に合わせて耐火仕切板（厚40mm）を切断加工します。
こ の 時、 床 面 ま た は 壁 面 と 耐 火 仕 切 板 の 被 り 代 は50mm以上とします。

ケーブルラックの子桁上面を基準に耐火仕切板を丸ノコ等で切断します。

50

施工 手 順※7020以 上 の サ イ ズ は 支 持
棒が2本になっております。
ラックの長さに合わせてご使用ください。

5．施工完了※ケーブルサイズが325mm2の場合、さらにダンシール-P（厚さ5mm）を50mm巻き付け合計100mm以上としてください。

最終仕上がりを確認して施工完了です。
最後に工法表示ラベルを見える位置に貼り付けてください。

工法表示ラベル（貼り付け例）

5．ダンシール-Pの目詰め
ケーブルの隙間にダンシール-Pを目詰します。
ダンシール-Pを耐火仕切板の表面から50mm以上盛り上げ成形します。

6．施工完了※ケーブルサイズが325mm2の場合、さらにダンシール-P（厚さ5mm）を50mm巻き付け合計100mm以上としてください。

最終仕上がりを確認して施工完了です。
最後に工法表示ラベルを見える位置に貼り付けてください。
工法表示ラベル（貼り付け例）

50 50

50 50

取-PK40.indd 220/10/11 13:24