施工説明書

H0B4122021.4

メーカー
管理用です。

BM

床置床排水大便器
商品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。
取り付け後は、お客様にご使用方法を十分にご説明ください。

安全に関するご注意（安全のために必ずお守りください）

同梱部品

施工の前に、この「安全に関するご注意」をよくお読みのうえ、正しくお取り付けください。
この説明書では、商品を安全に正しくお取り付けいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。
その表示と意味は次のようになっています。

※部品があるか、下記を参照して確認してください。
※品番によっては、図と現品が一部異なります。
排水ソケットセットとしてご購入いただいた場合

意 味

表 示

固定金具類

排水アジャスター新設
リモデル

化粧キャップ類

この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う

注意 可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

固定片（1個）ワッシャー木ねじ（後固定用） （後固定用）（2枚） （φ4.8×90：2本）※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。
お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。
は、してはいけない「禁止」内容です。
左図は、「禁止」を示します。

便器接続部（1個）※ゴムジョイント付きは、必ず実行していただく「強制」
内容です。
左図は、「必ず実行」を示します。

注

Tボルト（2本）

Pシール

皿木ねじ（前固定用）（φ5.8×56：1本）

意

フランジ接続部（1個）

便器に強い力や衝撃を与えない禁止

便器接続部（1個）※ゴムジョイント付き

横引管（1個）便器が破損してけがをしたり、水漏れして家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。
フランジ接続部（1個）設置工事に使用する部品は必ず付属部品および指定部品を使用する正常な取り付けができなくなる可能性があります。
必ず実行 設置工事は、この説明書に従って確実に行う故障や水漏れの原因になります。

金属フランジ用 樹脂フランジ用
（1個）
（1個）

その他

木ねじ（固定片用）（φ5×50：2本）

木ねじ（便器接続部用）（φ5×50：2本）

施工説明書 位置決めシート
（1枚）
（1部）

便器セットとしてご購入いただいた場合
便器本体

サイドカバー

化粧キャップ類

サイドカバー（右）（1個）

化粧キャップ（前固定用）（1個）

別途発注部品品番
備考
名称
新設
リモデル
排水フランジ（塩ビ配管用）※1 HP430−1
VU・VP100用
ー排水フランジ（塩ビ配管用）※1 HP430−7ー
VU・VP75用
排水フランジ（鉛管用）※2
T53WR75ー75mm排水管用
ー排水フランジ（鉛管用）※2
T53WR100
100mm排水管用
樹脂プラグ ※3HH04060
φ8（10個/1組）※1 排水管が塩ビ管の場合 ※2 排水管が鉛管の場合 ※3 床材がコンクリート・モルタルの場合

化粧キャップ（後固定用）（2個）（1個）
サイドカバー（左）（1個）

サイドカバー付きの場合

掃除口ふた部品 (掃除口付きの場合)

使用工具（別途ご準備ください）
六角棒スパナ（呼び径4）※掃除口取り付け用パッキン（1個）

ボルト一体型止め金具(1個)

ふた本体
（1個）

C形座金（1枚）

施工説明書
（1部）

取り付け前のご注意• 施工や運搬、清掃時に触れる可能性のある金属類は、陶器と接触しないようご注意ください。
金属類が陶器表面をこすり、スジ状の跡が付くおそれがあります。
• 取り付けに必要なトイレスペースを確保するとともに、ドアの開閉に支障がないことを確認してください。
• 商品への通水は取り付け作業をすべて終えてから行ってください。
• 最低必要水圧：0.07MPa(19Ｌ/分流動時)が必要です。
この水圧を確保できないと汚物を排出しないことや止水不良になることがありますので注意してください。
最高水圧は0.75MPaです。
• 施工前に給水管取り出し位置および排水管位置が所定の位置であることを確認してください。
所定の位置にない場合、商品が正しく取り付かないことがあります。
• 便器洗浄付のウォシュレット、またはリモコン便器洗浄ユニットを設置する場合は、必ず専用品を選定してください。
専用品以外の場合、便器洗浄機能が正常に作動しません。
詳しくは、住宅&パブリックカタログ、専用カタログをご確認ください。
• 掃除口付きの場合は、メンテナンスのために便器中心から横壁まで375mm（作業可能な最小寸法）以上の空間を設けてください。
なお、TOTOが推奨する標準寸法は400mmとなります。
• 施工前には、埋設されている給水配管などの破損を防止するため、位置を確認してください。
• 止水栓を取り付ける前に必ず給水管内のごみ、砂などを完全に洗い流してください。
• 商品セット図は、住宅&パブリックカタログ、または設計施工資料集をご確認ください。
排水心の確認●排水心255〜460mmの場合
横引管を排水心にあわせて切断し、塩ビ接着剤で確実に接着してください。
詳細は手順 5 のケース①、ケース②をご確認ください。

後壁面●排水心461〜540mmの場合
位置決めシートをずらして横引管を切断し、塩ビ接着剤で確実に接着してください。
詳細は手順 5 のケース②をご確認ください。
便器を前にずらして施工してください。

横引管を切断して調節する

後壁面

横引管を切断して調整する※排水心255mmの場合、横引管は不要です。
255〜460mm

床面

461〜540mm

排水管床面
排水管例）C730からの取り替えの場合、排水心が壁から540mmにあるため便器と壁とのすき間は約90mmとなります。
-1-施工手順
この施工手順に従って便器・タンクを正しく取り付けてください。（

はタンク、掃除口の施工説明書を参照ください）

サイドカバー付きの場合取り付け後の確認

12

タンク本体の取り付け

便器の取り付け

掃除口付きの場合

掃除口の取り付け

1110

サイドカバーの取り付け・取り外し

98固定片・排水アジャスターの取り付け

7

排水アジャスターの組み立て

6

横引管の切断 リモデルの場合

5

床フランジ接続部の仮置き

4

位置決めシートで便器取付穴位置をけがく

3

位置決めシートの位置決め

止水栓の取り付け

2

既設便器の取り外し︻便器の施工手順︼

1は本紙、※上記は位置決めシートと床給水管が干渉しない場合の施工手順です。
干渉する場合は6ページをご参照ください。

各部のなまえと施工のポイント
各部のなまえと施工のポイント
：新設のみ

便器
パッキン

：リモデルのみ

ボルト一体型止め金具：新設・リモデル共通

ふた本体
C形座金

結露防止カバーは取り外さないでください！
再度取り付けることができません。
※取り外すと結露水で床をぬらすおそれがあります。

木ねじ（φ4.8×90）（黄）化粧キャップ（後）掃除口部 (図は掃除口部が右側にある場合)

ワッシャー取り外さないサイドカバー（右）結露防止カバーサイドカバー付きの場合

サイドカバーの取り付けはタンク本体を取り付けたあとに行うこと！

便器後ろの木ねじ固定を先に行うこと！
締め過ぎて便器を割らないこと！
最後の締め増しは手締めで行うこと！
10 )(便器取付穴サイドカバー（左）＜壁給水の場合＞

皿木ねじ（φ5.8×56）

サイドカバー付きの場合

化粧キャップ（前）

止水栓
（床給水）
木ねじ
（φ5×50）横引管
リモデルの場合

ワッシャー

便器接続部

止水栓

位置決めシートの目盛りと同じ目盛り位置で横引管を真っすぐに切断する （6 ）ナット

Pシールの種類およびセットの方法はフランジの種類によって異なります
（8 ）

Pシール
Tボルト

※タンク同梱のフィルター付き止水栓を必ず取り付けてください。

木ねじ（φ5×50）

フランジ接続部

ゴミかみによる止水、吐水不良になるおそれがあります。

固定片

位置決めシートで固定片の位置をきちんと出すこと！
（4 ）床面に対してガタツキがないように接着すること（7 ）※既設フランジ

床に排水フランジを取り付けること！（※別途発注）

T53WR75,T53WR100,HP430系

取付方法
2 止水栓の取り付け

1 既設便器の取り外し
既設の便器を取り外し、Pシールをきれいに取り除く。

タンク同梱の施工説明書に従い、止水栓を取り付ける。

-2-取付方法
3 位置決めシートの位置決め

6 横引管の切断

位置決めシートと床給水管が干渉しない場合の取付方法になります。
位置決めシートと床給水管が干渉する場合は6ページをご参照ください。

※新設の場合はこの作業は不要ですので 7 へ進んでください。
切断位置こちらを切らないでください。
便器接続部側

ライン1

取付基準線

便器取り付け
中心線

フランジ接続部中心線

7 排水アジャスターの組み立て

ライン1

排水心の中心範囲

既設
便器取り付け中心線

ライン2※新設の場合、横引管はありません。

注意（単位：mm）

横引管は最後まで、きちんと押し込む接着が不十分な場合、水漏れして家財などをぬらす財産損害発生の原因になります。

排水心の中心が、ライン1とライン2の間にない場合
位置決めシートのライン２を排水心の中心にあわせて、位置決めシートを置く。
後壁面

必ず実行 床面に対してガタツキがないように接着する

ガタツキが大きいと水漏れして家財などをぬらす財産損害発生の原因になります。

後壁面
既設
便器取り付け
中心線

給水管

ライン1

ライン2

位置決めシート

後壁面

150（単位：mm）

取付基準線

取付基準線

❸横引管端部のバリを完全に取り除く。

後壁面ライン2150

フランジ接続部側

横引管

壁側❷位置決めシートの目盛りと同じ目盛り位置で横引管を真っすぐに切断する。

位置決めシートの位置の調整は不要です。

給水管目盛りにあわせて真っすぐに切断してください。

❶既設フランジ中心線とフランジ接続部中心線をあわせる。

排水心の中心が、ライン1とライン2の間にある場合

取付基準線

フランジ接続部（例）右図測定寸法が250mmの場合❶給水管取り出し範囲に止水栓があることを確認する。
※給水位置が適切でないと、止水栓が商品に干渉することがあります。
❷既設便器中心に、後壁面から150mmの位置に位置決めシートの取付基準線をあわせて置く。
❸位置決めシートを置いた後、排水心の位置を確認し、位置決めシートの位置を調整する。

150

リモデルの場合

排水心の中心範囲❶塩ビ用接着剤を十分塗布し、各中心をあわせるように組み立てる。
塗布面

ライン2
排水心

（単位：mm）※取付基準線の位置決めは左右の2カ所で行ってください。
※後壁面から取付基準線の寸法が150mm未満の場合、便器やタンクが後壁面に干渉し、取り付かないおそれがあります。
※寸法出しの際は後壁面から行ってください。（幅木からではありません）

横引管を使用しない場合、この面にも塩ビ用接着剤を十分塗布してください。

❷突き当たるまで差し込む。

4 位置決めシートで取付穴位置をけがく❶便器接続部取付穴位置および固定片取付穴位置、便器固定穴位置をけがく。
❷鉛筆など（あとで消せるもの）で右図Ａ（便器取り付け中心線）に印をつける。
❸けがいた取付穴位置にφ3程度の下穴をあける。
※φ3程度の下穴をあけると作業がしやすくなります。

便器接続部取付穴（2カ所）
後壁面❸各ラインを目盛り線と合わせてください。

取付基準線

既設
便器取り付け中心線

ライン
目盛り線

便器固定穴
（2カ所）

目盛り線

ライン

固定片取付穴（2カ所）

A

中心をあわせる

5 フランジ接続部の仮置き
後壁面

注 意

フランジ接続部の仮置きは、壁面に対し平行となるように置いてください。
傾けて置くと、横引管の切断が正確にできなくなります。

給水管
ライン1
位置決めシートライン2

既設
便器取り付け
中心線

ケース①

ケース②

ケース③

フランジ接続部中心線がライン1とライン2の間にあるフランジ接続部中心線とライン2が一致

フランジ接続部中心線とライン1が一致

ライン1

ライン1

ライン1

ライン2

ライン2

ライン2

目盛りにあわせて横引管切断目盛りにあわせて横引管切断

横引管不要

6 へ

6 へ

7 へ

-3-

裏面につづく取付方法
10 便器の取り付け（つづき）

8 固定片・排水アジャスターの取り付け❹便器後側の取付穴（2カ所）を木ねじ、ワッシャー、化粧キャップ（後）で固定する。
※締め過ぎて便器を割らないように注意してください。

注意
Pシール取り扱い上の注意

・既設の床フランジのタイプにあわせ、必ず同梱（再取り付け時は同品番）の金属フランジ用Pシール（補修品番：TH633）または、樹脂フランジ用Pシール（補修品番：TH633−3）を使用する
・既設のフランジタイプによって、Pシールのサイズと取付方法が異なるので、注意する

木ねじ（φ4.8×90）
化粧キャップ（後）Pシールを間違えて取り付けると、洗浄不良などの不具合や便器が詰まり汚水があふれたり、水漏れして家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。
（樹脂フランジ用）

必ず実行

Pシールは溝にきちんと取り付けてください。

（金属フランジ用）

ワッシャー

樹脂フランジ用Pシール

Pシール※ワッシャーの向きを間違えないこと。

Pシール

樹脂フランジ・排水ソケットの六角穴に、六角ボルトの頭部を確実にはめ込む
確実にはめ込まれていないと、便器がガタつくおそれがあります。

＜化粧キャップ付ねじの取り付けかた＞❶〈樹脂フランジの場合〉Pシール(樹脂フランジ用)をフランジにセットする。
〈金属フランジの場合〉Pシール(金属フランジ用)を排水アジャスターにセットする。
❷排水アジャスターをフランジに押し付けてから、便器接続部の取付穴(2カ所)に木ねじを入れ、確実に締める。
❸床フランジ接続部をワッシャー・ナットで既設フランジに固定する。
❹固定片を中心線にあわせて、木ねじで床（2カ所）に固定する。
・床に木ねじをねじ込む前に、φ3程度の下穴をあけると作業がしやすくなります。

①化粧キャップを開け、木ねじを取り付ける。

溝部②化粧キャップを矢印の方向に曲げて、「パチッ」と音がするまで押し込む。

木ねじ（φ5×50）

便器接続部

ナット

フランジ接続部＜化粧キャップ付ねじの取り外しかた＞

Pシール

マイナスドライバーなどを使用し、化粧キャップの溝部に差し込み、矢印の方向に押さえて開く。

Tボルト
Pシール
既設フランジ

ワッシャーの向きを確認
凸形状を上向きにする

木ねじ（φ5×50）

排水アジャスター（フランジ接続部裏面）※図は金属フランジの場合

セット後ワッシャーは正しい向きに取り付ける
反対向きに取り付けると陶必ず実行 器または部品が破損する
おそれがあります。

注 意

通気穴をふさがないこと。

閉める

注意

ワッシャー

Pシールが排水路部分(斜線内)に入らないようにセットしてくだ
さい。
洗浄不良の原因になります。

溝部

開ける

固定片

※図は金属フランジの場合
マイナスドライバーなど※気温が下がるとPシールが固くなることがあります。
このときは、Pシールをあたためて柔らかくしてからご使用ください。

9 掃除口の取り付け

開ける

開ける

掃除口付きの場合注意

掃除口同梱の施工説明書に従い、掃除口を取り付ける。

便器後部の固定を必ず先に行う

10 便器の取り付け必ず実行❶便器排水口および排水ソケットの接続部周辺のごみや汚れを取り除く。
ゴムジョイント

前側の固定を先に行うと便器が後方へスライドし、ゴムジョイント部から水漏れして家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。

❺便器前側の取付穴に皿木ねじを差し込み、固定片に便器を固定し、ねじの頭に化粧キャップ（前）を差し込む。
※便器前側を固定する際は、床にけがいた印（図A）と便器前方の穴をあわせてください。
※最後の締め増しは、手締めにより行い便器を割らないように注意してください。

便器の排水口

ごみや汚れを取り除く(便器の底図)ゴムジョイントがきちんと取り付いていることを確認してください。
❷便器排水口を排水ソケットに差し込む。

※壁面に幅木があり便器が取り付かない場合には、幅木をカットしてください。
❸便器前方の穴を床にけがいた印（図A）に合わせて、便器の位置を微調整する。
※便器の持ちかたは下図を参考にしてください。
便器

皿木ねじ（φ5.8×56）

便器の持ちかたA
便器
前方の穴〈床面に不陸がある場合〉
大便器下面にかい物をして大便器を固定したあと、すき間を白セメントなどで埋めて仕上げてください。
すき間は白セメントなどで埋めて仕上げる

便器の排水穴を持つ

固定片

化粧キャップ（前）

かい物

A-4-

取付方法
11 タンク本体の取り付けタンク同梱の施工説明書に従い、タンクを取り付ける。

12 サイドカバーの取り付け・取り外し＜取り付けかた＞サイドカバー下面と側面を便器に接するようにあわせ、すき間が目立たないように取り付ける。
※面ファスナー部（4 カ所）をしっかり押さえて、サイドカバーが外れないことを確認してください。

サイドカバー付きの場合

面ファスナー

サイドカバー

側面合わせ位置

下面合わせ位置

便器＜取り外しかた＞サイドカバー後方を持ち、手前に引いて取り外してください。

サイドカバー※左右 2 カ所

取り付け後の確認
・試運転後は、すべての接続部において水漏れしていないか確認してください。
取り付けが不十分な場合、水漏れして家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。
・試運転(洗浄)後、便器ボウル内に配管の切粉など異物がないことを確認してください。
もらいさびなど異物付着の原因となるおそれがあります。
・陶器表面に傷などがないことを確認してください。
陶器表面に金属類(時計のバンド、ベルトのバックルなど)が強く接触したり、こすれたりすると黒や銀色のスジ状の跡が付くことがあります。
スジ状の跡が付いた場合は、当社製品「蛇口まわりのクリーナー」で軽くこすって除去してください。
・施工したあとは、便器ボウル内に油などの見えない汚れ (コーキング剤、配管用接着剤など)の付く場合がありますので、トイレ用中性洗剤(研磨剤なし)を使って、必ず汚れをふき取ってください。
便器ボウル面の洗い残りの原因となります。

お客様に快適に使っていただくためのポイント
トイレ床材に防水加工がされていないフローリング（木質系）を使用すると、こぼれた小水や結露水などが便器と床材のすき間に入り込み、床シミが発生することがありますので、おすすめできません。
フローリング（木質系）を使用される場合は、便器ハカマ下部周囲に防カビ性のシリコーン系シール材(メジシール)を充てんすることをおすすめします。

※本紙記載の品番は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
-5-

取付方法
位置決めシートと床給水管が干渉する場合
排水アジャスターを傾けて取り付けることで、給水管と干渉せずに施工することができます。

3 位置決めシートの位置決め

6 横引管の切断

リモデルの場合フランジ接続部❶給水管取り出し範囲に止水栓があることを確認する。
※給水位置が適切でないと、止水栓が商品に干渉することがあります。
❷便器中心線を、給水取り出し位置とは反対側へ15mmずらした位置に中心線をけがく。
❸けがいた中心線に、後壁面から150mmの位置に位置決めシートの取付基準線をあわせて置く。
❹位置決めシートを置いた後、排水心の位置を確認し、位置決めシートの位置を調整する。

（例）右図測定寸法が250mmの場合切断位置こちらを切らないでください。
便器接続部側目盛りにあわせて真っすぐに切断してください。

フランジ接続部側

排水心の中心が、ライン1とライン2の間にある場合ライン1❸横引管端部のバリを完全に取り除く。
既設
便器取り付け
中心線

取付基準線
ライン1

排水心の中心範囲

ライン2

7 排水アジャスターの組み立て

ライン2新設
便器取り付け中心線（単位：mm）

注意

15 （単位：mm）

横引管は最後まで、きちんと押し込む
接着が不十分な場合、水漏れして家財などをぬらす財産損害発生の原因になります。

排水心の中心が、ライン1とライン2の間にない場合
位置決めシートのライン２を排水心の中心にあわせて、位置決めシートを置く。
後壁面

150

必ず実行 床面に対してガタツキがないように接着する

後壁面

ガタツキが大きいと水漏れして家財などをぬらす財産損害発生の原因になります。

給水管取付基準線

既設
便器取り付け中心線

ライン1
ライン2排水心の中心範囲

ライン2❶塩ビ用接着剤を十分塗布し、各中心をあわせるように組み立てる。
塗布面新設
便器取り付け中心線（単位：mm）

便器取り付け中心線❷位置決めシートの目盛りと同じ目盛り位置で横引管を真っすぐに切断する。

後壁面

150

給水管

位置決めシート❶既設フランジ中心線とフランジ接続部中心線をあわせる。

後壁面

取付基準線

取付基準線

フランジ接続部中心線

位置決めシートの位置の調整は不要です。
150

横引管

壁側

排水心
15 （単位：mm）

横引管を使用しない場合、この面にも塩ビ用接着剤を十分塗布してください。

※取付基準線の位置決めは左右の2カ所で行ってください。
※後壁面から取付基準線の寸法が150mm未満の場合、便器やタンクが後壁面に干渉し、取り付かないおそれがあります。
※寸法出しの際は後壁面から行ってください。（幅木からではありません）❷突き当たるまで差し込む。

4 位置決めシートで取付穴位置をけがく❶便器接続部取付穴位置および固定片取付穴位置、便器固定穴位置をけがく。
❷鉛筆など（あとで消せるもの）で右図Ａ（便器取り付け中心線）に印をつける。
❸けがいた取付穴位置にφ3程度の下穴をあける。
※φ3程度の下穴をあけると作業がしやすくなります。

後壁面❸各ラインを目盛り線と合わせてください。

取付基準線

便器固定穴
（2カ所）

新設
便器取り付け中心線
A
15

後壁面

8 便器接続部取付穴位置をけがく❶排水アジャスターを排水管に仮置きする。
注 意

給水管
ライン1
位置決めシート新設
便器取り付け中心線

目盛り線

ライン

固定片取付穴（2カ所）

5 フランジ接続部の仮置き

既設便器取り付け中心線

ライン2

中心をあわせるライン
目盛り線❷便器接続部の台座後方中心（凸部先端）を新設便器取り付け中心線のラインと合う位置まで排水ソケットを傾ける。
（ 印部）

フランジ接続部の仮置きは、壁面に対し平行となるように置いてください。
傾けて置くと、横引管の切断が正確にできなくなります。

（単位：mm）
後壁面便器接続部

15
凸部先端

15傾ける

ケース①

ケース②

ケース③

フランジ接続部中心線がライン1とライン2の間にあるフランジ接続部中心線とライン2が一致

フランジ接続部中心線とライン1が一致

ライン1

ライン1

ライン1

ライン2

ライン2

ライン2

❸便器接続部取付穴位置（2カ所）をけがく。
※鉛筆などで、便器接続部の取付穴を直接けがく。

新設
便器取り付け中心線

15

既設
便器取り付け
中心線

便器接続部取付穴（2カ所）

目盛りにあわせて横引管切断目盛りにあわせて横引管切断

横引管不要

6 へ

6 へ

7 へ

❹けがいた取付穴位置にφ3程度の下穴をあける。
※φ3程度の下穴をあけると作業がしやすくなります。

以降の作業は、4〜5ページ「取付方法 8 〜 12 」に従って作業してください。
-6-