2023年
お客さま対談ここにしかない山の美しさ、山の恵みを伝え、稀有な存在として全国から人を呼ぶ宿夏季号

株式会社 山人 -yamado- さま
スポットライト1

当協会お客さま設備の指摘事項・指導事項の概要

スポットライト2８月は「電気使用安全月間」です

vol.294

ほあん坊や

御釜（宮城県蔵王町）

h ttp s : / / w w w . t- h o an . o r . j p /電気と保安2023年

目次

夏季号 vol.294

C O N T E N T S
1P

設備の点検ポイント

受電設備の鍵の管理を確実に行いましょう！

お客さま対談株式会社 山人 -yamado- さま

検査員の現場報告

1

あって良かった、予備ヒューズ！

6P

2

何か臭います？

7P

1

当協会お客さま設備の指摘事項・指導事項の概要

8-9P

2

８月は「電気使用安全月間」です

10P

スポットライト

家庭の電気お役立ち情報

2-5P

11P

地震・台風に備えて地域とともに「道の駅」 道の駅

12-13P

ふたつい

地域活動紹介コーナー

白河市内の幼稚園の「電気安全特別診断」を実施しました

14P

information

小出力発電設備に係る新たな規制制度について

15P

受電設備保証保険に加入しています

16P『本州最北端』下風呂温泉郷

17P

温泉地紹介

電気の安全・省エネ ワンポイント
電気と保安クイズ

今季号の表紙

山形JCT

「御釜」

線

仙山
山形北IC

山形中央IC

山崎

山形駅

茂

山形蔵王IC286

13

山形上山IC

山形

自動

車道

御釜
宮城川崎IC

かみのやま
温泉駅

道

車

動

自

央

中

北

東

笹谷IC

関沢IC

348

蔵王連峰の刈田岳、熊野岳、五色岳の３峰に抱かれた円型の火口湖で、釜状なので「御釜」という名前がついています。湖面はエメラルド
グリーンの水をたたえ、荒々しい火口壁と比して神秘的な雰囲気を持っています。太陽光線の当たり方で様々に色を変えることから「五色湖」とも呼ばれています。冬の樹氷とともに蔵王の象徴となっています。

山形
新幹
線

撮影者
白河事業所

12

蔵王エコーライン

102

道

車

動

自

北

東

4

受電設備の鍵の管理を確実に行いましょう！
受電設備（電気室やキュービクル式高圧受電設備）は、6,600ボルトの高い電圧で受電しており、充電部に接触しなくとも近づいただけで感電するおそれがあります。過去にも電気設備に関する知識のない方が安易に受電設備の鍵を開け、内部の電線等に接触し感電する事故が繰り返し発生しています。
感電事故を防止するために、受電設備の鍵の管理は確実に行い、受電設備の扉を開ける必要がある場合には、当協会に必ず連絡をお願いします。

過去の事故事例1

お客さま従業員の方がキュー
ビクル下部の腐食箇所の改修工事を行うため、扉を開けて充電中のキュービクル内に入ったとこ
ろ、高圧進相コンデンサ用の限流ヒューズ電源端子部（6,600ボルト）に右耳が触れて感電した。
キュービクルの扉を開けて作業を実施することについて、当協会への事前連絡はありませんでキュービクル内

感電の状況

した。

過去の事故事例

2

作業者は、充電中のキュービ
クルの扉を開け、側面に太陽電池発電設備からの電線を通す穴を開けるため、充電式パンチャーを使用していたところ、高圧電線接続部付近（6,600ボルト）に右手が接触し感電した。
キュービクルの扉を開けて作業を実施することについて、当協会への事前連絡はありませんでした。

キュービクル側面

感電の状況

1

地元で山の達人という意味の「山人」と名づけられた宿

今季号のお客さま

岩手県西和賀町

株式会社 山人 -yamado- さま
岩手県西南部、秋田県境にほど近い奥羽山脈の山ふところに、古くから知られた湯川温泉があります。この古湯の何もなかった川沿いの一画を切り開いて、
2009年に「山人（やまど）」が開館しました。オーナーが20年の歳月をかけて全国を巡り、夢を思い描き構想を重ねてつくりあげた、理想の宿です。ここにしかない自然の美しさ、山の恵み、
創作料理、そしてここだけのサービスを提供し、今や全国からここを目的に多くの人が訪れる、極上の宿となっています。
本日は、株式会社 山人─ yamado ─ 髙鷹 政明 代表取締役に、弊協会専務理事 渡邉 誠がお話をうかがいました。

株式会社 山人─ yamado ─代表取締役

髙鷹 政明さま一般財団法人東北電気保安協会
専務理事

渡邉 誠

20年の構想を経て具現化て来たとき、この地での流通業は限界だと思

渡邉：山人さまは、
2009年（平成21年）5月にオープン

断しました。そこで旅館をつくって妻と家業

い、温泉旅館に転換した方がいいのではと判され、今や全国の宿の中で極めて高い評価を得られていますが、オープンに至った経緯を教えていただけませんでしょうか。
髙鷹：山人が立地する湯川温泉は、秋田県境にほど近い山あいにあり、古くから秋田の農家の方々や、あるいは鉱山業の人たちなどの湯治場として利用されてきました。私の実家は、元々、温泉権は持っていたものの、小売り・仕出し・食堂などの食品関係を扱う流通業の業態でした。私が大学を卒業して湯川に戻っ

2

訪れた瞬間に、山人の世界に引き込まれる。心のこもったおもてなしも、山人の大きな価値となっている

ここにしかない山の美しさ、山の恵みを伝え、稀有な存在として全国から人を呼ぶ宿として始め、おかげさまで繁盛するようになりました。それが「御宿 末広」で、創業40年を超えました。
ただ、そこは限られた敷地の中でやっていましたから、お客さまが増えていくにつれ、もっとお客さまのニーズに応えていくためにはど
うしたらいいだろう、どんな宿泊施設にすればいいのだろう、という気持ちが芽生え、理
想の宿を目指して構想を描き始めました。
渡邉：新しい施設を生み出すために、一から考え始

美しい自然を見るためのしつらえをつくりあげた山人の客室めたということですね。どんなことを思い描いたのでしょう。
髙鷹：施設を研究するため国内外いろいろなところに出かけましたが、たとえば湯布院の宿はなぜ人を惹きつけるのか。そう考えたときに、
きらびやかな料理を出すでもなく、地場のものに根ざしたサービスをしていて、あそこに行かなければ味わえないような空間や体験やスウェーデンジャズをバックに知に浸るひととき味覚を提供していた、ということに尽きるわけです。岩手の山奥に帰ってきてどうだったにも代表の思いが込められているのでしょかと言えば、自然がある、木や花があるというか。

う単純なひと括りではなく、木にも花にも髙鷹：このあたりでは、山仕事の達人を「山人（や様々な種類があるし、季節の移ろいも一日とまど）」と呼びます。山菜採りが上手だとか、して同じ日はない。何もないのではなく、こ木を切るのが上手だとか、「あの人は山人だ

んなにたくさんあることが見えていないのだな」と言っていました。宿の名前をつけようとしたら、それが見えるように極めていって、と思ったときに、自分たちも山仕事の達人にそれをお客さまが掛け値なしで体感できるよ

なれば、そういう基軸で考えていけば、特化

うなしつらえをつくったら、どこにもないもしたサービスもできていくんだろうな、と。

のができるんだろう、という感覚でした。そそんな思いで「山人」としました。

うして、およそ20年かけて「山人」ができあ

山人の計画はプランナーとともにお互い夢をがりました。

語り合いながら、ここに一番合うのは何だということを吟味しながら一つひとつつくって名前にこめられた開発コンセプト

いきました。できるだけ自然に寄り添ったシ

渡邉：熱い思いによって、求めているものにたどンをせず、さりげないシンプルさの中に上質り着いたという気がいたします。宿の名前感が漂っているような空間。デッキから外のンプルなつくりで、押しつけがましいデザイ

3

自然を見せる仕掛けみたいなところは2人で相当意識して考えました。奥の８部屋は全室
から川が見えて、デッキに出ると山女魚が泳いでいるのが見えるんです。カルガモやカモ
シカも来ます。リスも普通に出てきます。萌黄色から深い緑になり、紅葉になって葉を落とし、やがて雪一面になる、そんな四季折々が楽しめます。

山人プロデュースの地鶏を生産
渡邉：山人にとっての美味しい料理とはどのようなものなのでしょうか。
髙鷹：A5のステーキを出すとかアワビの踊り食いを出すのは、ある程度近郊であればどこでも出そうと思えば出せるじゃないですか。山人は、最初からそれは考えませんでした。あくまでも、ここにしかないものです。地のもの

生産からプロデュースしてつくりあげた地鶏「南部かしわ」をはじめとした創作料理は、全国の旅人を惹きつけているとしては山菜やキノコが豊富な地域ですが、山菜とキノコだけでは高単価な宿泊代とは見くなりました。旅行体験が豊富な方でも、こ合うはずもありません。一方、動物性たんぱ

こだけを目的に東京や大阪から来ていただい

く質は名物がない地域でしたので、試行錯誤ています。

しながら食材を探し、県の事業の中にも参入とは言え、お客さまからわかっていただける

していきました。岩手県は鶏の生産高が宮崎・までは、やはり時間がかかりました。2017年

鹿児島に次いで3位なんです。でもその内訳

旬刊旅行新聞「日本の小宿10選」選出、2019

はブロイラー生産です。地鶏じゃないんです。

年じゃらん「泊まってよかった宿大賞（総合、

南部地鶏という天然記念物の地鶏があって、50室以下）」
では、関東、伊豆・箱根など全国

それを掛け合わせて県が威信をかけてつくっでランキング第5位、東北では断トツ1位と評た「南部かしわ」という地鶏が苦戦していま価していただけるようになりました。

した。そこで農家さんと話をしながら、私たちで会社をつくって一から上質な「南部かしわ」を育てるところから始めようと思いました。最終的には最新鋭の加工センターを設置

4

山人の活動に参加するということ
渡邉：ホームページでも拝見しましたが、自分の考するところまで追求しました。

えをもった若いスタッフの方が多いですね。

こうして私たちがつくりあげたここだけの料

リクルーティングはどのようにされていま理が加わって、山人が成り立っています。山すか。

人だけのそんな価値をわかっていただき、一髙鷹：スタッフも山人の大事な価値のひとつです。は度ならず訪れてくださるお客さまがすごく多じめのうちは人が集まるはずもないところなているかもしれませんね。自然の中の写真が好きになり動画が好きになって、自分たちで編集したり、配信したりする人もいます。採
用ビデオも全部社内でつくって、YouTube
で配信しています。
スタッフみんなが力をつけてきたので、次の展開も考え始めています。山から海へつなぐというのも一つの方法かなと思っています。
秋田県男鹿市に昔から仲良くさせていただい
四季折々の楽しみ方を提供しているていた方がおり、いい土地を紹介してもらったのでそちらで始めることになって、順調にので、すごく苦労をしました。あるとき地元の進めば来年の秋くらいにはオープンできるか大学に行って、就職説明会に参加させていただ

なと思って、今、準備をしているところです。

き「こんな面白いことをしているよ」ということを言い始めたら、山が好きな人とか、農学部
でジビエの食肉の勉強をしている人、デジタル

持続可能な取り組みをこれからもに詳しい人などが入り始めました。14年の間に渡邉：施設を運営するにあたり、電気の安全使用やは入れ替わりはありましたが、コンセプトがわ

省エネなどで気になることはありませんか。

かって、ここで暮らしていけるようなスタッフ

髙鷹：スタート段階でのコンセプトのひとつが「ロが根付きだして、私たちの活動に参加したいとハス」でした。今で言うと SDGs です。それいう人たちが増えてきました。

でオール電化でスタートしました。安全性や火を使わない点が宿泊業にマッチしていると山から海につなぐ新しい試み

思っています。保安協会さんは、大雪で渡り

渡邉：自発的に動かれるスタッフの皆さんといっなのにすぐに駆けつけてくれて安心したこと

しょになって、山人の活動がどんどん広がっていく感じですね。

廊下に水が浸みこんで漏電したときに、深夜が印象に残っています。
渡邉：私ども協会では、必要な改修の相談や、
省エネ

髙鷹：コロナで動けなかった時期に、スタッフがそのご助言などもさせていいただいています。

れなら通販や情報発信をしようということ

髙鷹：いま電気代が高いですから、コストを抑える

で、おそらく日本全国の宿泊施設で第1号だ対策をできるところからしていきたいと思いと思いますが、WEB ラジオ「北風放送」をますので、省エネのアドバイスはぜひお願い

開設しました。私は見ていて「面白そうだね、したいです。また新しい施設の方でもご助言

じゃやってみれば」と言うだけですが、私たをお願いしたいと思っています。

ちが求めているのは、エキスパートですね。

渡邉：本日は、ここにしかないオリジナルな価値を一般的なホテル専門学校を卒業してくる人はつくりあげ、そこに泊まってみたいと全国か

いなくて、いろいろな専門性のある人たちがら熱い視線を集める山人さまの理念と想いを多く集まっています。そういうサービスの基うかがうことができました。大変ありがとう

軸の切り口が違うところがお客さまから受けございました。

5

検査員の現場報告1
あって良かった、予備ヒューズ！
大曲事業所 今野 直樹
落雷により全停電したものの、予備ヒューズが保管されていたため早期復旧できた事例をご紹介
します。

〔状況〕

昨年の盆の入り、8月13日の午前8時27分、電気事故受付センターに「建物全体が停電している」と電話連絡がありました。出動当番だった私は、雷雨の中、高圧事故の可能性が高いことから、同僚と2名でお客さまに向かいました。

〔調査〕

約1時間後に現場に到着し、まず構内第一柱の引込開閉器（PAS）を確認したところ「入」状態で地絡継電器の地絡表示もありませんでした。次に、キュービクル内を確認したところ、主遮断装置の
高圧交流負荷開閉器（LBS）の中相ヒューズが溶断しているのを確認しました。
ヒューズが溶断した原因を探るため、引込開閉器を開放し安全措置を施したたうえで、キュービ
クル内の外観点検並びに高圧絶縁抵抗測定を実施したところ、異常はありません。トランス内部点
検も異常はありません。また、引込開閉器及び地絡継電器も異常はありませんでした。

〔原因〕〔お客さまの声〕

お客さまから迅速な対応に感謝されるとともに、「お盆期間で観光客もいるので、昼から営業できて大変助かった。予備ヒューズがあったので良かった。保安協会さんは、いつでも24時間対応してくれるので安心です」との言葉をいただきました。

〔まとめ〕

今回の事例は、雷の影響によりヒューズが切れ、全停電となった事故でした。雷による事故を完全に防ぐことは困難ですが、幸いヒューズが切れただけで機器への損傷はありませんでした。また、予備ヒューズが備え付けられていたことにより、迅速に復旧することができました。お客さまのご理解により事前に用意していただいていたことに感謝しました。

原因は、当日明け方から雷が多発していたことから、雷の影響によるヒューズ溶断と推測しまし
た。

〔復旧〕

お客さまからお盆期間の営業中ということもあり、早急に復旧してほしいとの要望があり、ヒュー
ズ溶断以外に異常箇所がなかったことから、キュービクル内に保管していた予備ヒューズ3本と交換し復旧することにしました。交換後、東北電力ネッ
トワーク㈱に連絡のうえ引込開閉器を投入し、事故発生から約3時間後に復旧することができました。
予備ヒューズを使用したため、後日、お客さまにより再手配していただきました。
溶断したヒューズ

6

検査員の現場報告2
何か臭います？
新発田事業所 粟野 光熙
定期点検時における異常発見により、早期改修していただいたことで電気事故を未然に防止できた事
例をご紹介します。

〔状況〕

10月の初めの残暑が厳しく多湿状況が続く日に、同僚と二人である工場の月次点検にお伺いしたときのことです。

〔調査〕

屋外にキュービクル（受変電設備）があり、私が電気メーターの記録、同僚がキュービクルの外観点
検と、いつもどおりの手順で点検を進めていたとき、突然同僚が「何か臭います、変な音もします」と言いはじめ、何事かと私もキュービクルの中の様子を確認しました。確かに、オゾン独特の鼻につく臭いと、微かにチリチリチリと放電しているような音が聞こえてきました。
高圧受電中のため、キュービクル内に直接入って確認することができませんので、とりあえず目視で見渡しましたが異常を見つけることができませんでした。
そこで一旦同僚と話し合い、「音とランプ」で放電レベルを教えてくれる診断装置の「超音波式放電探知器」を使用することとし、上長に連絡しました。
探知器本体の先端を異常箇所に向け探し始めると、主遮断装置の真空遮断器（VCB）で放電している箇所を発見しました。
真空遮断器は、電気設備の主要回路を遮断する装置です。これが壊れてしまうとお客さまの電気使用場所の全てが停電して、電気が使用できなくなります。

〔原因〕

真空遮断器の交換推奨時期は20年です。お客さまで使用されていた真空遮断器は25年近く使用されていました。遠目で見ると、若干黒ずんで見える部分があり、早急に真空遮断器の交換が必要であることをお客さまの責任者の方に報告しました。

して応急的に真空遮断器の清掃を行いました。その結果、工事完了まで停電などのトラブルもなく、無事復旧することができました。
交換した真空遮断器を確認すると、外からは見えない下部の絶縁部分が黒く焦げており、「よく耐えてくれましたね、遮断器さん」と思わず感謝しました。

〔お客さまの声〕

お客さまの責任者の方に取替工事に立ち会っていただき、「工場稼働中に不意の停電にならず間に合ってよかった」と安堵した表情で感謝の言葉をいただ
きました。

〔まとめ〕

建物や車と同じように、電気設備も老朽化していきます。もし工事の前に壊れて停電してしまったら、復旧にどれだけの時間と営業損失があるかわかりません。今回は壊れる前に異常を見つけることができましたが、電気設備は何の前触れもなく突然壊れることもあります。定期点検では見つけられない異常もあるため、耐用年数を参考に電気事故が発生する
前に設備更新する必要があります。
その後、お客さまからは、他の電気機器についても定期的な更新計画を立てていただいております。

〔復旧〕

お客さまにはすぐに交換計画を立てていただき、工事の手配を進めましたが、メーカーに在庫もなく、納期は1か月程度かかるとのことから、設備を停電

異常のあった真空遮断器（VCB）

放電したと思われる跡

7

1

当協会お客さま設備の指摘事項・指導事項の概要
当協会では、お客さまの電気設備の点検を実施し、その電気設備に何らかの不具合や異常があった場合、大きく次の２つに区分して報告書に記載し、改修方法や事故防止のためにとるべき措置のご説明をしております。
指摘事項：電気設備の技術基準 ( 法令 ) に抵触しているもの（感電や電気火災などの電気事故につながる
おそれが大きいもの）指導事項：法令等には抵触していないものの、そのまま使用すると電気事故につながるおそれがあるもの
今回は、受変電設備や負荷設備における指摘事項及び指導事項の概要についてご紹介します。

１

指摘事項・指導事項の件数及び軒数の推移（過去５年）●指摘事項
指摘事項の過去5年の件数は、図1のとおりです。
2022年度における指摘事項の件数は、約38.7千件と2021年度の約38.4千件とほぼ同数でした。
一方、改修件数は、指摘件数の65.2% にあたる約25.2
千件について改修していただきました。
2022年度末で指摘事項のあるお客さま軒数は、全お客さま約53.5千軒の12.7％にあたる約6.8千軒でした。

図１ 指摘事項の件数、改修数、未改修及び改修率の推移（需要設備）件
40,00038,58135,00012,97320,00015,00010,000

基準」に抵触（法令違反）するものであり、感電や電38,40338,71913,071

13,003

13,470

66.2%

64.9%

66.1%

65.2%

25,60824,02824,13925,40025,2492018 年

2019 年

2020 年

2021 年2022 年

改修

未改修

66.4%

5,000
0

（図２）
指摘事項は、経済産業省令である「電気設備の技術

37,21012,25230,00025,00036,280図2

気火災などの重大な電気事故につながるおそれがあり

軒
60,000ますので、早急な改修が必要です。

50,0002022年度末

%
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

改修率

指摘事項のお客さま軒数

53,546

46,72240,000●指導事項
指導事項の過去5年の件数は、図3のとおりです。
2022年度における指導事項の件数は、約224.2千件と2021年度の約216.4千件より約7.8千件増加しました。

30,00020,000（12.7%）
6,824

10,0000

図３

全お客さま軒数

指摘事項有

指摘事項無

指導事項の件数、改修数、未改修数及び改修率の推移（需要設備）

図３ 指導事項の件数、改修数、未改修数及び改修率の推移（需要設備）件
250,000
200,000
150,000
100,000

165,153

175,448

197,452
174,940

216,363
192,1128

203,293

145,566

155,078

11.9%

11.6%

11.4%

11.2%

19,587

20,37022,512

24,251

20,9152018 年

2019 年

2020 年

2021 年2022 年

改修

未改修

%
50
40
30

50,0000224,208

改修率

20
9.3%

10
0

図4

2022年度末で指導事項のあるお客さま軒数は、全お客さまの半数以上の約33.5千軒でした。
（図４）

軒60,000

指導事項の件数及びお客さま軒数は、指摘事項と比指導事項のお客さま軒数

53,54650,000較して多い状況にあり、お客さまに改修に努めていた（62.6%）
33,52540,000

だいているものの、改修率は9.3％にとどまっています。

30,000

指導事項は、法令に抵触していないものの、更新推奨

20,021

20,000期間を過ぎた電気機器も含まれるなど、状態によっては10,000

そのまま使用すると電気事故につながるおそれがありま0すので、引き続き改修の必要性をご説明してまいります。

２

2022年度末

全お客さま軒数

指導事項有

指導事項無

指摘事項・指導事項の電気工作物別の傾向

2022年度の電気工作物別の内訳

図５は、指摘事項は「負荷設備」、「構ています。（図５）
指摘事項の主な内容としては、

接地工事

125

4,463

1,816
1,518

5,790
8,051
20,68918,018

負荷設備「負荷設備」では電線路・使用機器

非常用予備
発電装置

203

の絶縁不良、使用器具の損傷など

蓄電池設備

23

があります。「構造物」では立入禁

7,865

構造物
配電設備

指導事項
145,318

427

受・配電盤

指摘事項

28,072

1,625

受電設備

電気工作物

備」
、
「負荷設備」の順で多くなっ

電気工作物別指摘数と指導数の比較（需要設備）

3,683

引込設備

造物」
、
「接地工事」の順で多く、指導事項は「受電設備」、「引込設

2022年度

5,373

0

9,868

20,00040,000150,000
件止の表示がないものが多く、また、「接地工事」では、接地が施工されていないもの又は接地抵抗値が高いものとなっています。
指導事項の主な内容としては、「受電設備」では高圧交流負荷開閉器、変圧器及び高圧コンデンサなど、「引込設備」では区分開閉器及び避雷器といった高圧機器の老朽化によるものとなっています。

３

まとめ

今回は、指摘事項及び指導事項についてご紹介しました。
指摘事項については、法令に抵触していることはもちろんのこと、感電や電気火災などの重大な電気事故につながるおそれが大きいものですので、早急な改修が必要です。
指導事項については、重要な高圧機器の老朽化によるものが多く実際に改修しないまま使用され、それが原因で構内が全停電となり、交換する機器の入手が困難で復旧に数日を要した事例や、それに伴い生産活動に重大な影響を与えた事例も過去に数多く発生しております。
当協会では、電気を安全にご使用いただくため、「あんぜん、きづく、あんしん」をスローガンに定期点検等において、指摘事項、指導事項としてお客さまにお知らせしてまいります。
法令に抵触している指摘事項の速やかな改修は、保安規程遵守として設置者の責務となります。また、指導事項についても、停電リスク等の回避につながりますので、計画的な更新等をお願いいたします。
改修や更新等に関するご相談は、お近くの事業所又は担当検査員にお願いいたします。

9

2

８月は「電気使用安全月間」です
夏場は高温、多湿による注意力の低下や、肌を露出した服装、また、発汗により体に電気が流れやすくなるなどの条件が重なり、感電死傷事故が起きやすい傾向にあります。昭和５６年に経済産業省（当時の通商産業省）の主唱により、８月を「電気使用安全月間」と定め、電気事故の撲滅を図るために、関係団体が一体となり全国一斉に運動を展開してきており、今年で４３年目となります。
当協会では街頭での広報活動などを通じて、お客さまや一般の方々に電気の安全使用を呼びかけているほか、社会福祉施設や公共施設などの電気安全特別診断を実施しています。
2023年度

全国統一重点活動テーマ○感電・火災の防止のため、身近な配線・コンセントを確認しましょう○無資格の電気工事は危険ですので、必ず有資格者に依頼しましょう○自家用設備は、適切な保守点検と計画的な更新で電気事故の未然防止に努めましょう○地震、雷、風水害などの自然災害に備え、日頃から電気の安全に努めましょう①街頭広報活動（２０２０～２０２２年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため活動を中止しました）※2019年度の街頭広報活動②社会福祉施設や公共施設などの電気安全特別診断10家庭の電気お役立ち情報

地震・台風に備えて
今回は、地震・台風に備えるべき事項についてご紹介します。

◎地震への備え（大地震が発生したら）屋内にいるときは屋外にいるときは・頭を保護しながら大きな家具から離れ、テーブルの下などに隠れる
・あわてて外に飛び出さない
・扉を開けて避難路を確保する

・ブロック塀、自動販売機、ビルの壁、看板などから離れる・カバンなどで頭を保護し、公園や空き地などに一時避難する

地震が発生したら、コンセントからプラグを抜きましょう

避難するときはブレーカーを「切」にしましょう

とくに電気ストーブやアイロンなどの熱を発する器具は、火災の原因になるのですぐにスイッ
チを切り、コンセントからプラ
グを抜きましょう。

電気製品の消し忘れなどにより火災になる場合があります。避難するときはブレーカーを切にしましょう。また、ガスの元栓も必ず閉めましょう。

◎台風への備え家の中の備え家の外の備え・食料、飲料水などを最低３日分備蓄する
・浴槽やペットボトルに生活用水を確保する
・窓、雨戸、カーテンをしっかり閉める
・情報収集のため、ラジオの準備、携帯電話の充電、モバイルバッテリーも用意する

・風に飛ばされそうな物は、固定するか屋内に移動する
・普段から側溝や排水溝を掃除する
・浸水の可能性がある場合は、土のう・水のうを準備する

切れた電線や垂れ下がった電線には絶対に近づかないで！

水に浸かった電気機器は、点検後に使いましょう

切れた電線や垂れ下がった電線には、絶対に近づかないでくだ
さい。
感電するおそれがあります。

水に浸かった電気機器で感電することがあります。
必ず点検してから使いましょう。

◎共通の備え・家族で災害時の集合場所や連絡方法を決めておきましょう
・ハザードマップで危険箇所を確認し、自宅から避難場所への経路を確認しておきましょう
・地域の防災訓練に参加して、災害発生時の対応の仕方を確認しましょう
・非常持ち出し品（数日分の食料、飲料水、ラジオ、懐中電灯など）をまとめておき、すぐに持ち出せる場所に置いておきましょう

内容は一例です。災害に備え日頃から準備をしましょう
11

道の駅

地域とともにふたつい

道の駅
道の駅について

古くから秋田杉の産地として知られる能代市。2018年7月移転 OPEN した新・道の駅「ふたつい」の展望デッ
キからは、悠々と流れる米代川を挟んで、対岸には原生林に覆われた七座山を見ることができます。川の流れと山々を眺めながら食事も堪能できます。

産直・物販コーナー
能代市二ツ井で採れた新鮮な旬の野菜、果物、山菜や加工品、秋田県北部の特産品、お土産品を取り揃えております。また、きみまち阪の桜の花びらから分離した “ 秋田美桜酵母 ” を使用したクラフトビー
ル「きみまち美桜ビール」や「美桜どぶろく きみまちの詩」など、能代市二ツ井、道の駅ふたついでしか購入できない品を揃えています。

お食事koikoi 食堂

営業時間 /11:00〜18:00（ラストオーダー 17:00）

地元能代市で育った黒毛和牛「鶴形牛」を使用した「鶴形牛霜降りロースのローストビーフ丼」。
地場産のそば粉を使用した「田の源そば」など、
能代市二ツ井、道の駅ふたついでしか味わうことのできないメニューがお楽しみいただけます。
客席の窓辺からは、神秘の山「七座山」、母なる川「米代川」、風光明媚な「きみまち阪」など、二鶴形牛霜降りのローストビーフ丼

田の源そば

ツ井の “ 美しい山河 ” をお楽しみいただけます。

軽食コーナー

営業時間 /9:00〜18:00

GRISSINI( グリッシーニ )人気の「七座ドッグ」など贅沢で妥協なしのホットドック
や大人気のジェラソフトは、こちらでいただけます。
福多珈琲

FUKUTA COFFEE

運転で疲れたカラダに、淹れたてのコーヒーとおいしいク

七座ドッグ

ジェラソフト

レープ、二ツ井のソールフードで溶けてもじゃぶじゃぶ美味
しい「じゃっぷぅ」（氷菓子）が楽しめます。
桃豚生産者直営

Comomo Deli

秋田のブランド豚「桃豚」の生産者直営店です。桃豚コロッケやメンチカツ、
桃豚ぶたんぽやフランクフルトなどが堪能できます。
12

じゃっぷぅ（氷菓子）

桃豚ぶたんぽ「道の駅」の目的と機能（国土交通省ＨＰより）目的

基本コンセプト・道 路利用者への安全で快適な

休憩機能

・24時間、無料で利用できる駐車場・トイレ

情報発信機能 ・道路情報、地域の観光情報、緊急医療情報などを提供

道路交通環境の提供

地域連携機能 ・文化教養施設、観光レクリエーション施設などの地域振興施設

・地域の振興に寄与

その他の主な施設

キッズコーナー

営業時間 /9:00〜18:00

日本一高い天然秋田杉 “ きみまち杉 ” や米代川、七座山、きみまち
阪など、二ツ井の自然や名所をモチーフにデザインされた遊具、室内空間となっており、天気を気にせず利用することができます。

歴史・民族資料コーナー

営業時間 /9:00〜18:00

二ツ井の米代川を中心に発展した歴史文化や木材産業、道の駅周辺の動植物の紹介のほか、中央部、ガラス張りの床には、樹齢約850年の杉の埋もれ木が展示されています。

多目的ホール

3×3コート

利用可能時間 /9:00〜18:00

利用時間 /9:00〜17:00（4月〜10月）

堆雪時利用不可

アクセス

堆雪時利用不可↑秋田

レンタサイクル

ドッグラン

←秋田

〒018-3102
秋田県能代市二ツ井町小繋字泉51番地
二ツ井駅
TEL 0185-74-5118
URL:http://michinoeki-futatsui.jp
317
自動車利用
二ツ井
秋田自動車道二ツ井白神 IC
白神 IC〜国道7号弘前方面（約10分）▶秋田自動車道蟹沢 IC〜県道325号〜国道7号秋田方面（約10分）

きみまち阪県立自然公園

道の駅ふたつい★

JR 奥羽本線
大館→

▲

7
米代川

3

蟹沢 IC

325 大館能代
空港 IC

秋田自動車道大館能代空港

米代川カヌー体験（5月〜10月）「NPO 法人二ツ井町観光協会カヌースクール」

TEL 0185-73-5075

観光協会のホームページからもお申し込みできます。

FAX 0185-73-4081
受付はここです↓

13

白河市内の幼稚園の「電気安全特別診断」を実施しました
白河事業所

白河事業所では、８月の「電気使用安全月間」の活動の一環として、公共施設等の電気設備の安全点検を実施しております。

より電気設備に異常はありませんでした。
電気安全特別診断の実施結果について、異常がないことを書面でお客さまへお渡しするとと夏場は高温、多湿による注意力の低下や、肌もに、当協会で配布しているパンフレットを活を露出した服装、また、発汗により体に電気が用して、濡れた手でコンセントやプラグに触れ流れやすくなるなどの条件が重なり、感電死傷

ないことやたこ足配線の危険性、コードやプラ事故が起きやすい傾向にあります。昭和５６年

グの取り扱い、電気を正しく安全に使うためのから８月を「電気使用安全月間」と定め、電気注意点、アースの役割と取り付け方法及び漏電事故の撲滅を図るために、全国一斉に運動を展

ブレーカーの役割やテストの必要性等を説明開しているものです。

し、理解を深めていただきました。

この度は、白河市内の幼稚園さまにお声掛け

お客さまからは、「暑い中、電気設備を点検させていただき、2022年8月4日に電気安全特別していただいてありがとうございました。これ診断を実施させていただきました。

からも安心して電気を使用することができま

当日は、午前11時00分に２名の職員で訪問し、す」と感謝の言葉をいただきました。

点検前に事務室の職員の方に「最近新たな電気

私たちは、これからも電気事故防止の PR に

機械器具の取り付けや取り替えがなかったか」、

努め、お客さまに安心してご使用いただけるよ「電気設備に不具合や気になるところはないか」う、公共施設等の電気安全特別診断を定期的にをお伺いし、特にないことを確認いたしました。

実施していきたいと思います。

始めに、電力量計周辺の引込口配線や屋外配
線の目視点検と漏れ電流測定及び清掃を実施しました。次に、屋外分電盤の点検、その他コンセントなどの屋外設備の施設状況の確認を実施しました。同じく、屋内の分電盤では、ブレーカーが過熱していないか放射温度計による測定と目視点検、増し締め、さらに可能な範囲で屋点検を実施させていただいた幼稚園

内露出配線や機器等の目視点検を実施いたしました。
また、幼い子どもたちが過ごす施設ですので、コンセント破損など手に届くところに危険はな
いか、照明器具の取り付けは大丈夫か、つまず
かないか等にも気を配り点検させていただきました。
約１時間後に作業を終了し、これらの点検に

14

電力量計周辺の点検

屋内分電盤の点検小出力発電設備に係る新たな規制制度について
これまで一部保安規制の対象外だった小出力発電設備（太陽電池発電設備及び風力発電設備）が新たな類型（小規模事業用電気工作物）に
位置づけられます。（右図の黄枠部
分）
2023年3月20日より小規模事業用
電気工作物においても、技術基準適合維持義務及び使用前自己確認の対象が拡大され、基礎情報の届出が義務となります。

【出典】経済産業省資料に基づき作成●技術基準適合維持義務の対象が拡大
技術基準適合維持義務の対象が拡大され、小規模事業用電気工作物（太陽電池：10kW 以上50kW 未満、風力：20kW 未満）も、技術基準適合維持義務の対象となります。

●基礎情報届出が新設され義務化
・基 礎情報届出の制度が新設され、小規模事業用電気工作物（太陽電池：10kW 以上50kW 未満、風力：20kW 未満）は、基礎情報の届出が義務となります。
・既設の設備（FIT 認定を受けている設備は除く）についても、2023年3月20日の施行から6か月以内（9月19日まで）に届出が必要です。
・以下の既設の設備は FIT 認定の有無にかかわらず届出を求められます。
①基礎情報の項目に変更があった場合②小規模事業用電気工作物に該当しなくなった場合（廃止を含む）
設置者

設

備

届出事項

小規模事業用電気工作物の・氏名又は名称及び代表者の氏名
・名称・住所・連絡先（電話番号、メールアドレ ・設置の場所
・種類
ス、その他連絡先）
・出力

保安体制
保安監督業務担当者の・氏名又は名称
・住所
・電話番号
・メールアドレス
点検頻度●使用前自己確認の対象が拡大され義務化
・使用前自己確認の対象が拡大され、新設する一部の事業用電気工作物（太陽電池：50kW 以上2000kW 未満、
風力：20kW 以上500kW 未満）及び小規模事業用電気工作物（太陽電池：10kW 以上50kW 未満、風力：20kW 未満）は、使用前自己確認が義務となります。
・既設設備についても以下の一定の変更の工事を行った場合には、使用前自己確認の結果の届出が求められます。
太陽電池発電設備の条件
出力 :10kW 以上2,000kW 未満発電設備の設置5％以上の出力の変更
太陽電池の設置（増設） 全て支持物の構造を含む
全て
太陽電池の取替え
支持物の構造を含まない
5％以上の出力の変更
太陽電池の取替え
20％以上の出力の変更
太陽電池の改造（右記のいずれか）
支持物の強度の変更
太陽電池の修理
支持物の強度に影響
変更工事の種類

風力発電設備の条件
出力 :500kW 未満発電設備の設置5％以上の出力の変更
風力機関の設置（増設） 全て
風力機関の取替え
全て
回転速度の変更
5％以上の出力の変更
風力機関の改造
風車・支持物の強度の変更（右記のいずれか）
調速装置・非常調速装置の種類の変更
風車・支持物の強度に影響
風力機関の修理
調速装置・非常調速装置の種類の取替え変更工事の種類15

受電設備保証保険に加入しています
お客さまの受電設備において、落雷並びに水災の自然災害などにより電気機器が損傷した場合、その損害は甚大なものになります。
当協会は、ご契約をいただいているお客さまの負担軽減に役立つよう『受電設備保証保険』に加入し、機器の損害を保証するサービスを提供しております。

●受電設備保証保険の概要
１ お客さまの保険料負担はありません。
２ 不測かつ突発的な事故（落雷、水災、他物接触など※）により、お客さまの受電設備が損壊した場合、その損害をてん補します。（限度額：なし、免責額：2万円）
・保証対象は、電力会社との責任分界点から受電設備の低圧開閉器負荷側端子までの機器です。
（下図をご参照ください）・改修指摘を行った日から、3ヵ月以内に改修委託がなされない機器に発生した損害は保証できない場合があります。
・免責額2万円はお客さまのご負担となります。
３ 上記2の突発的な事故による波及事故で、他者に対し法律上の損害賠償責任を負う場合、その額をてん補します。
（限度額：500万円 免責額：なし）※ 自然災害では、落雷、水災のみが対象となります。

自家用側保証保険対象範囲

避雷器

高圧
ケーブル

区分開閉器

責任分界点

高圧負荷開閉器

電力
ヒューズ

単相
変圧器

電灯回路
配電用しゃ断器
三相変圧器
電力用
コンデンサ

●水災した電気設備（例）

16

低圧配電盤

動力回路
配電用しゃ断器

低圧開閉器

電力会社側

地域発信！
東北・新潟の温泉地紹介

青森県風間浦村「本州最北端」

下風呂温泉郷

本州北の果ての海沿い 青森県下北半島 風間浦村に、幾百年ものあいだ湯治場として親しまれてきた『下風呂温泉郷』があり、温泉がある宿が8軒、民宿が1軒あります。
昭和33年3月9日、「ここなら渡鳥の声が聞ける」と紹介された昭和の小説家・井上靖が、津軽海峡に面した下風呂温泉郷を訪れ、『海峡』の終局を執筆しました。背後には山が迫り、目の前には津軽海峡が広がる。山海に挟まれたわずかな土地に宿がひしめく下風呂温泉郷は古くから温泉地として知られ、多くの湯治客で賑わったといわれています。
潮の香りに織り交ざる硫黄のにおいに出迎えられ、新鮮な海の幸に舌鼓を打つ。津軽海峡の水平線に見えるのは夜の空と海とを照らすイカ釣り漁船の漁り火。小説に描かれていたような情緒あふれる温泉郷が今もなお残っていて、昔と変わらず聞こえてくる潮騒の心地よい響きは旅人の癒しとなります。
室町時代から続く名湯のある下風呂温泉郷は、旅の疲れを解きほぐす「やすらぎの場」です。

下風呂温泉海峡の湯
下風呂温泉郷冬は活きたまま水揚げされる風間浦鮟鱇など、目で・舌で、その豊かな海の恵みを味わうことができます。

は、海から山の斜面に温泉郷が開か
れ て お り、200ｍ以内に全国的にも珍しい「大湯」、「新湯」、「 浜 湯 」 の3
つの湯口があります。
海峡の湯では、「大湯」「新湯」の2系統の温泉と、井上靖ゆかりの「大湯2号泉」と泉質の異なる３つのヒバ造りの湯船に浸かりながら、大きな窓一面からは津軽風間浦鮟鱇

活イカ備蓄センター

イベント
風間浦村で穫れたイカやウニ、アワビ、鮟鱇などの旬の海の幸を満喫できる、各種イベントが開催されます。

海峡を眺めることができ、旅人の心を癒してくれます。
１階に併設された「下風呂おんせん食堂」では、津軽海峡で水揚げされた名物・風間浦鮟鱇やイカ刺し、
平目やサーモンなど、ここでしか味わえない地魚を定食や丼ぶり、あたたかい鍋などでいただくことができます。２階には、井上靖が宿泊した「長谷旅館」を再現した客室や、執筆した散文詩のレプリカが展示されていたりと、昭和の趣を感じる空間になっています。

海の恵み
かつてアイヌの人々が「しょっぱい川」と呼んだ津

海鮮どんぶりまつり

風間浦鮟鱇感謝祭

体験する
元祖烏賊様レースや布海苔採り体験ツアー、イカ釣り船に乗っての津軽海峡での漁体験、夜の下風呂温泉
郷の景色を楽しむ漁り火ウォークなど、さまざまな体
験・ツアーが楽しめます。

軽海峡を望む風間浦村。向こう側に北海道を眺め、夕暮れになると美しい夕日に海が染められ、やがて漁り
火が瞬き始めます。
津軽海峡に面した風間浦村は、漁業も盛ん。この豊かな海で獲れるイカ、ウニ、アワビなどの新鮮な海の幸や、

元祖烏賊様レース

布海苔採り体験ツアー◎下風呂温泉郷●交 通 手 段／［ＪＲ利用］ＪＲ下北駅より路線バス約１時間１０分［自動車利用］東北道 青森 I.C から約３時間、八戸道 八戸 I.C から約３時間●問い合わせ先／ 風間浦村産業建設課 ☎0175-35-2111 ＵＲＬ：https://www.kazamaura.jp（写真提供：風間浦村役場）

17

電気の安全・省エネ ワンポイント

2023年

夏季号 vol.294
2 0 2 3 年 7月1日
発 行 所 仙 台 市 太 白 区 あすと長 町 3 丁 目 2 番 3 6 号

Q○の中に言葉を入れてください。

七 つ の ○

ヒント：当協会のホームページ「当協会について」「コーポレートソング」をご覧ください。

※ご応募いただきましたお客さまの個人情報は、当選賞品の発送やご意見・ご質問への回答にのみ使用いたします。

〒982-0007 仙台市太白区あすと長町三丁目2番36号 一般財団法人東北電気保安協会

FAX 022-748-1275● 締切り日広報グループ 宛

2023年9月30日消印有効

皆さまのご応募をお待ちしております。（本誌又は協会に対するご意見、ご感想などもお寄せください）★前号vol.293の
正解は、

目安

でした。

東北電気保安協会の情報は携帯サイトでもご覧いただけます。

★前々号 vol.292 の応募者総数は 103 名、正解者は 100 名でした。
たくさんのご応募ありがとうございました。

一 般 財団法 人 東 北電気保安協会

郵便はがき又はFAXにて、答え、郵便番号、住所、氏名、さしつかえなければお勤め先をご記入のうえ、
下記宛にお送りください。正解者のなかから、抽選で 20 名さまにクオカードを贈呈いたします。
なお、当選の発表はクオカードの発送をもって代えさせていただきます。

印 刷 ㈱ ソノベ