最高品質と卓越した技術を目指して	 1

接続箱から系統連系盤までトータルシステムをラインナップ

最高品質と卓越した技術を目指して	 目

次１、接続箱・集電箱
２、モニタリングシステム概要
系統連系盤	

気象観測箱	

３、系統連系盤
４、励磁突入電流抑制型変圧器
５、取引用計器６、パワーコンディショナ収納盤
７、参考規格ＰＣＳ収納盤	

集電箱	

接続箱	

2

最高品質と卓越した技術を目指して	 ＤＣ１０００Ｖ対応可能

使用構成機器	

接続箱 	

・コンパクト・モニタリングによるイージーメンテナンス
ＳＰＤ	
配線用遮断器	～600V～1000V	  ※1～750V

接続箱の	  主幹 ※2

配線用遮断器	  	  開閉器	

配線用遮断器	  配線用遮断器	  開閉器	開閉器	逆流防止	  素子 ※3

逆流防止用ダイオード	  ヒューズ	

逆流防止用ダイオード	  ヒューズ	

逆流防止用ダイオード	  ヒューズ	

断路端子台	  断路端子台	  	  ヒューズホルダ	  断路端子台	  ヒューズホルダ	  ダイオード	
ストリング	  の入力	

接続箱	ヒューズホルダ	  開閉器	

開閉器	

開閉器	

ストリング	  回路数	4～20回路	

4～20回路	

4～20回路	

雷保護 ※4SPD	  （クラスⅡ）	

SPD	  （クラスⅡ）	

SPD	  （クラスⅡ）	

計測	

ストリング	  モニタ	

ストリング	  モニタ	

ストリング	  モニタ	

※1：750Vを超える接続箱はシステムインテグレータ様の要求により対応します。	

断路端子	

※2：ストリング入力に負荷開閉の性能が満足できる場合、主幹を省くことが可能ですが、主幹有りを推奨としております。	
※3：ダイオードの逆耐電圧は開放電圧の2倍以上を選定しております。	

ストリングモニタ	
ヒューズ	

※4：SPDのクラスの変更やバリスタへの対応は別途打合せとなります。	

集電箱	

配線用遮断器	

集電箱	
ＳＰＤ	

計測装置	

使用構成機器	～1000V	  ※1～600V～750V

銅帯接続または端子台	  銅帯接続または端子台	  銅帯接続または端子台	  配線用遮断器	  配線用遮断器	  配線用遮断器	  開閉器	

開閉器	

開閉器	

各分岐の保護	配線用遮断器	

配線用遮断器	

配線用遮断器	

分岐回路数	

2～6回路	

2～6回路	

2～6回路	

雷保護 ※3

SPD	  （クラスⅡ）	

SPD	  （クラスⅡ）	

SPD	  （クラスⅡ）	

計測	

各分岐単位での	  電流計測	

各分岐単位での	  電流計測	

各分岐単位での	  電流計測	

接続箱の	  主幹 ※2

※1：750Vを超える集電箱はシステムインテグレータ様の要求により対応します。	
※2：各分岐に配線用遮断器を用いるため、主幹を省く集電箱を提案しております。	
※3：標準の提案時はSPDは省いております。	

3

最高品質と卓越した技術を目指して	 インターフェイスの統一接続箱（または集電箱）	

吹吢
吖
呁
呉吇
吽
吢
吚
吟

パワーコンディショナ	系統連系盤		

監視装置盤	
Ethernet	

気象観測箱	
遠隔監視	
お客様PC	

4最高品質と卓越した技術を目指して	 豊富な受配電・制御システム技術の提案

系統連系盤	
WHM	【系統連系盤】	  ３００ｋＷまではＬＢＳ受電	  ２０００ｋＷまではＶＣＢ受電と	  VCT	

売買用のＶＣＴ・ＷＨＭを盤内に組み込めるようスペースを確保することが可能です。	

容量毎のシステムをご用意できます。	  

DS	

（ＪＩＳＣ４６２０）	  (状態・警報)	

OVGR	

VT	

【昇圧変圧器】	  ＰＣＳの種類によって	  さまざまな仕様があります。	  

(RS-485・4~20mA・ﾊﾟﾙｽ)	
VCB	
LA	

ﾏﾙﾁﾒｰﾀ	
ZPD	

各種対応可能です。	  

CT	
OCR	

LBS	

LBS	

（励突抑制型もラインナップ）	
LBS	

LBS	

ﾏﾙﾁﾒｰﾀ	

ＴＲ	

ＴＲ	

ＴＲ	

【所内用変圧器】	  構内に必要な電源・ＰＣＳ用の	  エアコン等、使用される負荷に	  ＴＲ	

よって対応可能です。	  
所内用変圧器	

昇圧変圧器	
(RS-485・4~20mA・ﾊﾟﾙｽ)	

パワーコンディショナ	監視装置	

（ＰＣＳ収納盤用電源）	
PCS	

PCS	

PCS	

（監視装置等の電源）	

5励磁突入電流抑制型変圧器の提案

最高品質と卓越した技術を目指して	 

【背景】	
メガソーラークラスの太陽光発電設備は広大な敷地を要する為、設置する場所や環境が限られてきます。	
限られた場所での連系では系統の容量が小さい所もあり、近隣への影響が無いよう突入電流の規制があります。	

【従来の抑制】	
励磁突入電流抑制用機器を盤内に組込み，瞬時電圧降下時に再突入電流を抑制できるよう	回路構成が必要で費用的に高価となっていた。（案件によっては製作途中で抑制の要望がある）	
保護協調図（例）	  【中立電機の提案として】	
電力配変
ＯＣＲ特性

時
間(T)	

新トップランナー基準
にて励磁突入電流抑制型変圧器をご提案いたします。
（２０１４年度省エネ基準適合品）【株式会社東光高岳（旧：株式会社高岳製作所）殿と共同開発】	

系統連系盤
ＯＣＲ特性

（従来の変圧器）
標準の変圧器では保護がとれない。	  
励磁突入電流抑制用機器が必要。	

電流（Ａ）	

（提案の変圧器）
励突抑制用の変圧器を使用すると保護は問題ない。	  
励磁突入電流抑制用機器は不要。	

6

あらゆるメーカのパワーコンディショナを屋外設置で対応可能

最高品質と卓越した技術を目指して	 監視装置収納盤	 ※オプション	
監視装置	

２Ｍシステム用パワーコンディショナ収納箱	

※ＰＣＳ側との間には仕切りがあります。	

監視装置等の収納用として、使う事も可能です。	

ＰＣＳ	

ＰＣＳ収納盤	

7最高品質と卓越した技術を目指して	 

１） ＪＩＳ規格			

規格番号

規格名称	

JISC0364-­‐7-­‐712

建築電気設備－第7-­‐712部：特殊設備又は特殊場所に関する要求事項－太陽光発電システム

JISC8905

独立形太陽光発電システム通則

JISC8906

太陽光発電システム運転特性の測定方法

JISC8918

結晶系太陽電池モジュール

JISC8951

太陽電池アレイ通則

JISC8960

太陽光発電用語

JISC8981

住宅用太陽光発電システム電気系安全設計標準	  					２） ＪＥＭ規格		

規格番号
JEM-­‐TR228

小出力太陽光発電システムの保守・点検ガイドライン

JEM1493

太陽光発電システム用接続箱及び集電箱

３） ＩＥＣ規格		

規格番号
IEC61439-­‐0	

規格名称			

規格名称

Low-­‐voltage	  switchgear	  and	  controlgear	  assemblies	  -­‐	  Part	  0:	  Guid	  to	  specifying	  assemblies	

低電圧開閉装置及び制御装置アセンブリ－第0部：アセンブリを規定するための手引
IEC61439-­‐1

Low-­‐voltage	  switchgear	  and	  controlgear	  assemblies	  -­‐	  Part	  1:	  General	  rules	

低電圧開閉装置及び制御装置アセンブリ－第1部：一般規則
IEC61439-­‐2

Low-­‐voltage	  switchgear	  and	  controlgear	  assemblies	  -­‐	  Part	  2:	  Power	  switchgear	  and	  controlgear	  assemblies
低電圧開閉装置及び制御装置アセンブリ－第2部：電源開閉装置及び制御装置アセンブリ	

8最高品質と卓越した技術を目指して	 

お 問 合 わ せ 先	中立電機株式会社
特機事業部
0562-92-2451〒470-1112
愛知県豊明市新田町南山92番地の１

0562-95-0171
9