プ ログラ マ ブ ル 表 示 器

圧倒的な高速性 が 実現するHMI の新基準

様 々 な ス ペックと サ イ ズ に 対 応し た ラ イ ン アップ で お 客 様 の ニ ー ズ に 応 え ま す 。
15.6W型

15.0型

12.1W型

12.1型

10.4型

10.1W型

8.4型

7.5型

7.0W型

5.7型

Standard

Standard

Standard

Standard

V1015iS（D）

V1012iS（D）

V1010iS（D）

V1008iSD

V1015iSB（D）

V1012iSB（D）

V1010iSB（D）

V1008iSBD

Standard

Standard

Standard

Advanced

Standard

AdvancedV9120iS（D）

V9100iS（D）

V910□iWD

V9080iSD

V907□iWD

V9120iSB（D）

V9100iSB（D）

V9080iSBD

Lite

Lite

Lite

V9100iC（D）

V9080iCD

V9060iTD

V9100iCB（D）

V9080iCBD

V9060iTBD

X1

SeriesクアッドコアCPU

Windows OS 搭載モデル

X112□iSD

X115□iSD

V10SeriesクアッドコアCPU
高機能モデル

V9150iX（D）

V9Series
高機能モデル

V8

Series

ハンディモデル

V808
（i）
CH

TS2000
Seriesベーシックモデル
02

TS2060i
TS206003

H M I に 求められる機 能 を追 求し 、スムーズ かつストレスフリーな

現 場 運 営 を 強 力 に 支 援します 。

V10シリーズが選ばれる理由の背景には圧倒的な性能があります。

業界No.1性能

※1

XGA
SVGA

16.7M
ColorsSerial
3ch

LAN
1ch

SD
I/F

USB
A/mini B

Audio

COM I/F
Option

VIDEO
OptionRGB
Option

国内外プログラマブル表示器のベンチマークに加えて、現場での使い方を徹底分析し、6つの性能軸（描画・操作・高速起動・転送・通信・拡張）において業界No.1を実現。

描画性能

操作性能

高速起動

転送性能

画面切替速度のスイッチ反応速度の電源投入からの画面データの最速を追求!!

最速を追求!!

起動時間最速を追求!!

転送時間の最速を追求!!

画面切り替え時のストレスを軽減

置 き 換 え 時 の 開 発 コ ストをミニ マ ム 化 ‼
ソフト
画面データの機種設定をV10シリーズに変更するだけで待ち時間によるストレスを軽減
画面切替・描画

更新速度3倍※2

そのままご利用いただけます！

V9シリーズ

起動時間を

V10シリーズ

転送時間大幅短縮

1/3に短縮※2

ソフトの 互 換！
画面の切り替わりや、連続操作も快適に動作

電源投入からの起動時間や画面転送の待ち時間を短縮

通信性能

拡張性能

通信処理速度の最速を追求!!

マクロコマンドの実行処理時間の最速を追求!!

多点データの読込・書込処理時間を短縮

高負荷画面の操作ストレスを軽減

パネルカットハード

通信ユニット通信ユニットも完全互換！

パネルカット

V9シリーズと寸法は同じ通信ユニット

完全互換！

（CUR-××）
を

SYS (GET TIME)$u0216$u02019=$u02016-$u02018(W)$u02019=$u02016(W)$u00003-01(OFF)$u02032＝$u02038(W)V9シリーズ

V10シリーズ

ご利用いただけます！

$u02033＝$u02030(W)SYS (GET XY)$u02032$u02021＝$u02036(D)

複数機器・多点ロギングでも快適な動作

多行の四則・論理演算や比較・転送でも安定して動作※1 当社サンプル画面を用いた国内外主要HMIメーカー現行機種との比較（当社調べ） ※2 当社サンプル画面を用いたV9シリーズとの比較（当社調べ）

04

ハ ードの 互 換！※ 3※3 V10シリーズ専用のオプションユニット（Video/RGB）は2024年4月発売予定。

05

V10 Standard
15.0型

12.1型

10.4型

8.4型

V1015iS AC
V1015iSD DC

V1012iS AC
V1012iSD DC

V1010iS AC
V1010iSD DC

V1008iSD DC

V1015iSB AC
V1015iSBD DC

V1012iSB AC
V1012iSBD DC

V1010iSB AC
V1010iSBD DC

V1008iSBD DC

V1015iS

V1012iS

V1010iS

V1008iS

表示サイズ

15.0型

12.1型

10.4型

8.4型

表示デバイスTFTカラー

TFTカラー

TFTカラー

TFTカラー

解像度

1024×768

800×600

800×600

800×600

表示色

1,677万色※1

1,677万色※1

1,677万色※1

1,677万色※1

タッチスイッチ仕様

アナログ抵抗膜

アナログ抵抗膜

アナログ抵抗膜

アナログ抵抗膜

画面データ容量（FROM）

256Mバイト

256Mバイト

256Mバイト

256Mバイトバックアップメモリ（SRAM）

900Kバイト

900Kバイト

900Kバイト

900Kバイト

Ethernet
（LAN）

○

○

○

○

拡張有線LAN

△※2

△※2

△※2

△※2

無線LAN

△※2

△※2

△※2

△※2

RS-232C/422/485

RS-232C/422/485

RS-232C/422/485

RS-232C/422/485

シリアルポート（モジュラー8ピン MJ1/MJ2）

RS-232C/485

RS-232C/485

RS-232C/485

RS-232C/485

通信ユニットI/F（CUR-XX）

○

○

○

○

オプションユニットI/F（GUX-XX）※3

△※3

△※3

△※3

△※3

SDカード

○

○

○

○

パネルカットが同じなので、手軽に更新できた！

USB（Type A）

○

○

○

○

USB
（Type mini-B）

○

○

○

○

設備故障時は、原因追求のため様々な画面を切り替えて検証するが、検証時の確認作業がスムーズになった！

音声出力

○

○

○

○

V10シリーズが選ばれる理由

クアッドコアCPUの高速処理によって操作・通信負荷の高い画面でも安定した操作性と通信性能を実現！
型 式

最新ストレージデバイス（eMMC）の採用によって起動・転送

起動・転送の待ち時間・作業工数を削減！
パネルカットや機能において互換

既存Vシリーズとの互換！
部 門 毎 にこん なメリットが ありま す！

シリアルポート（D-Sub9ピン CN1）

設計者
起動・転送

互換

06

オペレータ

起動や画面データ転送の待ち時間が減った！

起動・転送

旧機種との互換があるから、更新作業のデバッグ時間が短縮できた！

操作・通信

メンテ ナ ン ス

起動から操作開始までの待ち時間が減った！

互換

サクサク操作で設定・操作がスムーズに行えるようになった！

操作・通信※1 ピクチャ、3Dパーツ、
ビデオ、RGB入力(高速モードを除く) のみ。それ以外は65,536 色表示。 ※2 型式によって異なります。 ※3 開発中。2024年4月発売予定。

07

機能紹介

セ キュリティ機 能イ ベ ントレ コ ード 機 能複雑なセキュリティ管理をV10シリーズで簡単に実現！

市販のUSBカメラで監視モニタの役割と録画機能による原因追求が可能！

BeforeAfter

セキュリティ管理用にPCを導入したが…。

セキュリティレベルの設定で作業者ごとに表示・操作の制御が可能です。V10シリーズの画面上だけでユーザIDとパスワードを簡単に登録、変更、消去できます。

管理が大変･･･

な原因解明で現場の稼働
効 率 の 向 上をサポートしセキュリティ
管理用PC不要

セキュリティ
管理用PC

保全管理者
Level: 10

USB-A

単・便利になります。迅 速

コストが高い･･･

管理者
Level: 15

きます 。保 存 動 画 を 見 返すことで 原因の究明が 簡

16段階まで設定可能

プログラムが
複雑･･･

エラー発生

エラー発 生前 後を録 画で

ます。

アラーム
信号

エラー
発生

管理と操作、どちらも実現

オペレータ
Level: 0

エラー発生前後を録画

USBカメラ

手軽に原因追求できる！

PLC

優位度
高

現場のタッチパネルで録画データを再生できる

低

録画していてもサクサク操作ができる

操作ログ機能ネットワ ー ク カメ ラ

トレーサビリティを実現し、原因特定や分析・改善のスピードを向上！

カメラ画像による状況把握で安全性の確保と業務効率の向上！

BeforeEthernet

After

アラームが発生しても、それまでの経緯が見えず

オペレータの操作や設定内容を記録し、確認ができます。原因特定と早期の問題解決に発生原因がわからない…。トレーサビリティを寄与します。これにより、歩留まり向上と不良品流出の防止に貢献します。

実現したいが、どうしたらよいものか…。

V10シリーズに表示されるカメラ画像で装置全体の把握ができ、安全性の向上や事故率の低減につながります。

不良発生時のログを確認すると、作業手順を間違えたことが問題だった。

可動部の調整と確認位置がカメラ画像の方が状況把握しやすい！

異なる大 型 装置でも、カメラ画像を見ながら調整可能です。確認時間や人 員の削減に貢献します。

手順書を修正して、オペレータに説明しよう。

帳票機能

動画再生

ペーパーレス化でカーボンニュートラルに貢献！

現場にいながら動画マニュアルを閲覧！作業手順の理解度もアップ！

BeforeAfter

検査結果を帳票としてプリンタ出力しているが、V10シリーズの帳票機能は、帳票内容をグラフやメータを使用したわかりやすいデザイン

現場のペーパーレス化を図りたい・・・。

でPDF出力が可能です。
手書きの電子署名を入れて出力することもできます。

動画ファイルをV10シリー
ズで再生できます。操作手
順 を 動 画 で 確 認 すること
で、熟練者に頼ることなくエ

操作しながら帳票シートを
PDF出力できる！

ファイリングの手間と検索する際の工数が大変…
データの羅列で見づらい…

グラフやメータで視覚的にわかりやすい！
PDF

担当者

山田太郎

08

複数ページを1ファイルでPDF出力できるので、ファイル管理も簡単！

ペーパーレス化できる！

エラー発生

動画ビューアの起動が早い！
コマ送りもスムーズ！

ラー時の復旧やメンテナンス作 業が可能。対応 が早くなるので、復旧時間の短縮にもつながります。

以前より復旧時間が早くなった！

09

機能紹介

8WAY通信ス ケ ジュー ラ 機 能プログラムの設計工数、接続用ユニットの設備コストを削減！

機能実行を予約することで、ヒューマンエラーを防止！

機器との接続をV10シリー
プログラムの設計工数を削減できます。ユニット不要で機 器 の 増 設 が で きる ので不要

不要

ズ に担わせることにより 、業界No.1の圧倒的な接続機器※１

V10シリーズ

コストの削減につながりま

メーカー数77社
プロトコル数459※２PLC2す。また、V10シリーズで設定した周期で機器間のデー

上位へ
バックアップ

予約・実行できるので、ヒューマンエラーによる実行し忘れを防ぐことができます。
自 動 的 に 機 能 実 行する ので、作業工数の削減にもつバックアップファイルの取り忘れが無くなった！

ながります。
CSV

タを共有できます。

※1 当社調べ

Ethernet

特定の動作を月日と時間で

PLC1

BIN

接続機種一覧ページ

駆動/温調計 他

https://hakko-elec.co.jp/
site/support/list68.html※2 2023年11月現在

ロギングの開始・停止

VNCサーバ機能P D F ビュー ア

リモート監視・操作によるデバッグ時間・メンテナンス時間の削減

クリーンルームでも即時に現場でマニュアルの確認が可能！復旧時間の短縮に貢献！

V10シリーズの画面をタブ

PDFファイルを表示できまレット※3やパソコンで表示・す。クリーンルームなどの着操作ができます。
デバッグや替えやエアシャワーが必要に調整時に都度、近くまで行なる環境でも事務所にマニかずに操作・確認でき、大幅ュアルを取りに行くことなに時間短縮が可能です。当く、即時にPDFファイルを確

社製VNCアプリ Simple

認できます。

Remoteを無償で用意してエラー
発生
PDFマニュアル

PDFビューアの起動が早い！
サクサク動く！

VNCアプリ
Simple Remote

いるので、サポート面も安心です。

SDXCカードであれば大容量データを保存可能！

Simple Remote ダウンロード
https://hakko-elec.co.jp/site/support/download-index.html※3 無線LAN対応モデル以外は、無線ルータが必要になります。

トレ ンド

画面 の スクロール

過去と現在のトレンドを比較して表示！データの変化を把握し予防保全に活用！

情報量が多くてもスムーズなスクロールでシステム全体を把握！

BeforeAfter

Beforeトレンドグラフで製品の品質を確認している

過去と現在のトレンドデータを重ね合わせて表示することができます。製造工程内のデーが、比較対象がなく、品質の良し悪しがわかり

タの変化をリアルタイムに確認しつつ、生産データの傾向も視覚的に把握が可能。予防保づらい…。

全に利用することで、歩留まりの改善にもつながります。
波形モニタ画面
画面を切り替えても今までのグラフが重なって表示しているので品質の変化を把握しやすい！

画面を切替えすると全体の状況を把握しにくい…。

表示サイズに対して、最大4倍の領域を表示できるので、プラント全体図のほか、各工程のエラー表示など、
豊富な情報量が必要な画面でも、スクロールをして全体の状況を把握できます。

多くの情報を表示すると、視認性と操作性が悪くなる…

横に2倍

全体図が
入りきらない…

スムーズなスクロールが嬉しい！

スクロール操作で画面領域を移動。
縦に
倍

4

10

V10シリーズ

縦に2倍波形モニタ画面

過去のデータと比較したいが…
今までの生産データもグラフで表示させたい…。

After

横に4倍

全体・詳細の状況を把握しやすくなった！

11

一般仕様

インタフェース

項目

V1015iSD-15%、+10％±10%AC100 〜 240V

許容瞬時
停電時間
消費電力
( 最大定格 )76VA 以下

突入電流

56A 以下、3ms( 周囲温度 25℃)

V1008iSD-15%、+10％

±10%

±10%

1ms 以内20ms 以内(AC100V 以上 )1ms 以内1ms 以内38W 以下53VA 以下

25W 以下60VA 以下

27W 以下25W 以下CUR-01

Tリンク

29A 以下、12ms( 周囲温度 25℃)

48A 以下、3ms( 周囲温度 25℃)

23A 以下、5ms( 周囲温度 25℃)

43A 以下、3ms( 周囲温度 25℃)

25A 以下、5ms( 周囲温度 25℃)

21A 以下、6ms( 周囲温度 25℃)

CUR-02

CC-Link（Ver.1.10、Ver.2.00）

CUR-03

Ethernet（UDP/IP）

CUR-04

PROFIBUS-DP

CUR-06SXバス

85％RH 以下 ( 結露なきこと、最大湿球温度 39℃以下 ) ※1

CUR-07

DeviceNet

腐食性ガスなく、塵埃がひどくないこと ( 導電性塵埃なきこと )CUR-08FL-net（Ver.2.00）

CUR-09EtherCAT

DC 外部端子と FG 間：DC500V、10MΩ以上
0 〜 50℃ ※1

標高 2000m 以下-10 〜 50℃ ※1

保存周囲湿度-10 〜 60℃ ※1

型式対応ネットワーク

CUR-00OPCN-1

ノイズ電圧 1000Vp-p、
ノイズ電圧 1500Vp-p、
パルス幅 1μs、立上り時間 1ns パルス幅 1μs、立上り時間 1ns
ノイズシミュレータによるノイズシミュレータによる耐ノイズ
耐静電気放電ノイズ電圧 1500Vp-p、パルス幅 1μs、立上り時間 1ns
ノイズシミュレータによる保護構造 前面：IP66 相当、Type 4X/13 ※2 ( 防水パッキン使用時 )取付構造 パネル埋込取付

背面：IP20 相当

外形
W×H×D(mm)382.8×312.8×79.2

327.8×261.0×53.4

303.8×231.0×53.8

235.0×180.0×48.7

パネルカット
W×H(mm)369.4(+0.5/-0)×299.4(+0.5/-0)

313.0(+0.5/-0)×246.2(+0.5/-0)

289.0(+0.5/-0)×216.2(+0.5/-0)

220.5(+0.5/-0)×165.5(+0.5/-0)

質量（本体のみ）

約 3.7kg

約 2.6kg

約 2.1kg

約 1.4kg

色
材質

フロントケース、表面シート：ライトグレー / ブラック

56

スピーカに直接接続可能

USB3.0対応でロギングなどの大容量データをUSBメモリに高速保存

1

モジュラージャック(RJ45) ×2

6

拡張有線LAN※2 ×1

7

2

D-SUB 9ピン ×1

AUDIOジャック ×1

83

有線LAN ×1

SDカード ×1

9

4

USB Type A Ver. 3.0 ×1

オプションユニット※1

10 電池V9-BT

セキュリティを考慮した、拡張有線LAN※2
上位と下位ネットワークのセグメントの分離

USB mini-B Ver. 2.0 ×1

511 通信ユニット

12 電源端子台※1 開発中。2024年4月発売予定。※2 拡張有線LAN対応品のみ。

自然空冷

冷却方式

3
4

1000BASE-Tの高速通信に対応

D 種接地 ( 第 3 種接地 ) FG/SG 分離構造

２

SDXCカード対応
Class10、UHS-I対応

87接続プロトコル数No.1を活かす、
シリアルポート3CH標準搭載

IEC61000-4-2 に準拠、接触 6kV、気中 8kV

接地

10

12

JIS B 3502 (IEC61131-2) 準拠
ピーク加速度 147m/s₂(15G)、X、Y、Z 3 方向 各 3 回 ( 計 18 回 )

耐衝撃

9

1

2
JIS B 3502 (IEC61131-2) 準拠
振動周波数 5 〜 9Hz 片振幅：3.5mm、9 〜 150Hz 定加速度： 9.8m/s₂(1G)
X、Y、Z 3 方向 各 10 回

耐振動

11

V9シリーズと同じ型式の通信ユニットが使用可能

85％RH 以下 ( 結露なきこと、最大湿球温度 39℃以下 ) ※1

汚損度

ケース

マルチメディア※1
RGB IN/OUT
Video IN

幅広い産業用ネットワークへの接続

DC24V

DC24V

20ms 以内(AC100V 以上 )AC 外部端子と FG 間：DC500V、10MΩ以上

保存周囲温度

設置条件

V1010iSD

AC100 〜 240V

0 〜 40℃ ※1

使用雰囲気

稼働条件

V1010iS

DC24V

使用高度

電気的

±10%

1ms 以内使用周囲湿度

稼働条件-15%、+10％

20ms 以内(AC100V 以上 )使用周囲温度

機械的V1012iSD

AC100 〜 240V

絶縁抵抗

物理的環境

V1012iS

DC24V

電圧許容範囲電源

V1015iS

定格電圧

外形図
V1015iS
背面図

リアケース：ライトグレー

PBT+GF30 樹脂

側面図
368.4

V1012iS（単位：mm）
正面図

背面図
382.8

71.2

（単位：mm）
側面図

312.0

正面図
327.8

46.4

261.0

298.4

312.8

245.2

※1 故障の原因となりますので湿球温度 39℃以下でご使用ください。 ※2 DC 品のみ。

性能仕様

7.0

8.0

D-Sub9 ピン(CN1)

モジュラー 8 ピン
外部インタフェース(MJ1/MJ2)
Ethernet

無線 LAN ※6
SD カード
USB

時計

音声出力
バックアップ期間
カレンダ精度CE・UKCA ※7
適合規格

UL･cUL ※7
KC

電波法 ※6 ※7

船級規格 ※7 ※10 ※11

+0.5

8個

RS-232C/RS-422/RS-485
調歩同期式 データ長：7、8 ビット パリティ：偶数、奇数、なし ストップビット：1、2 ビット
伝送速度：4800、9600、19200、38400、57600、76800、115200、187500 ※4 bps
RS-232C/RS-485(2 線式 )調歩同期式 データ長：7、8 ビット パリティ：偶数、奇数、なし ストップビット：1、2 ビット
伝送速度：4800、9600、19200、38400、57600、76800、115200bps

V1010iS
背面図

V1008iS（単位：mm）
側面図

288.0

1CH ※5 IEEE802.3(10BASE-T)/IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3ab(1000BASE-T) 準拠、Auto-MDIX 対応

正面図

5

背面図

1

303.8

47.8

（単位：mm）
側面図

219.5

正面図
235.0

42.7

IEEE802.11 b/g/n 準拠 (2.4GHz 帯 )1CH SD/SDHC/SDXC カード対応 ( 最大 2TB)、Class10 対応、UHS-Ⅰ対応
Type A(Ver.3.0) 1CH、Type mini-B(Ver.2.0) 1CH
1CH

5 年 ( 周囲温度 25℃)

EN61000-6-2、EN61000-6-4
UL61010-1/UL61010-2-201(E313548)、UL121201(E315977) ※8※9
対応
MIC( 日本 )、FCC( 米国 )、ISED( カナダ )、RE/UKCA( 欧州 )、KC( 韓国 )日本海事協会 (NK)、ロイド船級協会 (LR)、アメリカ船級協会 (ABS)、ノルウェー船級協会 (DNV)※8 ハード Ver.b 以降。 ※9 UL121201 未対応モデルについては、販売店または当社までお問い合わせください。 ※10 無線 LAN 対応品は未対応。 ※11 販売店または当社までお問い合わせください。

6.0

6.0

月差 ±90 秒 ( 周囲温度 25℃、電池バックアップ時 )※3 ピクチャ、3D パーツ、ビデオ、RGB 入力 ( 高速モードを除く ) のみ。それ以外は 65,536 色表示。 ※4 シーメンス社製 MPI/PPI 接続のみ。 ※5 拡張有線 LAN 対応品は 2CH。 ※6 無線 LAN 対応品のみ。 ※7 DC 品のみ。

12246.2 -0

約 70,000 時間

180.0

構成数

アナログ抵抗膜方式

8.4 型

下面図

パネルカット

下面図+0.5

289.0 -0

パネルカット+0.5

220.5 -0
+0.5

表示部

LED

10.4 型

165.5 -0

ファンクションスイッチ

方式

約 100,000 時間

1,677 万色 ※3+0.5

313.0 -0

164.5

タッチスイッチ

12.1 型

下面図+0.5

369.4 -0

48.7

バックライト

バックライト寿命

15.0 型

800×600

パネルカット231.0

表示色1024×768

下面図

+0.5

表示サイズ

TFT カラー

216.2 -0

表示部

パネルカット900K バイト

79.2

解像度

V1008iS

215.2

表示デバイス

V1010iS

53.4

バックアップメモリ (SRAM)

256M バイト

299.4 +0.5
-0V1012iS

V1015iS

53.8

項目

画面メモリ (FROM)

13わかりやすいシンプルな操作で、より美しい作画を実現。
※1

パソコン

Windowsが動作するPC/AT互換機

OS ※2 ※3Vista（32bit, 64bit）/7（32bit, 64bit）/
8（32bit, 64bit）/8.1（32bit, 64bit）/
10（32bit, 64bit）/11（64bit）

CPU

Pentium4 2.0GHz以上推奨

メモリ

1.0 GB以上（2.0GB以上推奨）

ハードディスク

インストール時：4.0GB以上

ディスク装置DVD-ROMドライブ

ディスプレイ

解像度1024×768ドット（XGA）以上

表示色

H i gh C olor（ 16ビット）以 上

その他

画面データ
転送時間の短縮

転送プロセスの見直しと改善により、画面データの転送時間を大幅削減。
設計デバッグ時などの繰り返し
転送時間の大幅削減により、設計工数の削減やメンテナンス工数の短縮に寄与。

モニタッチ機能をそのまま iPad で実現。

モニタッチの機能をiPad上で実現できるアプリケーションです。
TELLUS-HMI iPad ※1で操作パネルの持ち運びが可能になります。

Microsoft .NET Framework 4.0
または4.5（.NET Framework 4.0または4.5が入っていないPCには自動的に
Framework 4.0をインストールします。）※1 Ver. 6.2.0.0以降でV10シリーズに対応しています。
※2 インストールには、Administrator権限が必要です。
※3 Windows XP/ XP64 Edition はV-SFT Ver. 6.1.6.0以降サポート対象外です。

iPad

Wi-Fiルータ

PLC

設置場所を選ばず、持ち運びが自由システム構成複数の装置を1台のタブレットで操作したり、設備の間近で動作を確認しながら操作するなど、これまでにない用途での使用が可能です。
※1 PLCとの接続は、Ethernet TCP/IP通信のみ。
パソコン
（PC）

PLC

V10

ネットワークカメラ※7
ネットワークプリンタ
Ethernet

WLAN
画
面
転
送

LAN/LAN2

画面作成ソフト

V-SFT-6

画面転送
画面
作成

V-CP
パソコン
（PC）

画面転送

※5

V10
ファイル

画面作成の手間を軽減できます。

Ethernet

SD※2 V10シリーズの画面データ対応は開発中。2024年5月対応予定。

USB

SDカード

USB mini-B

V10シリーズ

iPad

シリアル

オプションユニット

AUDIO

MJ1

スピーカ
（音声出力）V10
MJ1・MJ2

V6-BCD

モニタッチの画面データファイル(拡張子.V10) ※2をiPadでそのまま読み込んで使用できるので、※4プリンタ（ PictBridge ）モニタッチの画面資産をそのまま流用

対応機種

各種通信ケーブル

CN1

V6-TMP

機種

システムバージョン

iPad

iPadOS14以降

USB-A

バーコードリーダ

PLC

温調器・インバータ

バーコードリーダ

PLC・汎用コンピュータ

解像度

温調器・インバータ

iPadの解像度は、型式によって異なります。画面データはXGA（1024ｘ768）
で作成し、iPad上で自動拡大（縦横比固定）表示します。

※6

ビデオカメラ（ビデオ入力）パソコン（RGB入力）ディスプレイ（RGB出力）USBメモリ※4 無線LAN対応品のみ。
※5 LAN2は拡張有線LAN対応品のみ。
※6 開発中のオプションユニット（2024年4月発売予定）
で対応。
※7 EPSON ESC/P-R、HP HPLIP、OKI COREFIDOのみ対応。無線LAN対応品の場合、無線LANでの接続も可能。

14

プリンタ

バーコードリーダ

マウス

キーボード

USBカメラ初回インストール後

30 日間 無料

※3

無料期間終了後はパスワードによるライセンス認証が必要となります。

App Storeからダウンロード
iPadでスキャンしてください。

※3 起動回数100回までとなります。

15

ラインアップ詳細

アクセサリー一覧
本体仕様

型式

表示
サイズ

解像度

タッチ
スイッチ

外部 I/F
本体
カラー

V1015iS
V1015iSD

ライト
グレー

V1015iSLD
V1015iSRD

15.0 型

V1015iSB

1024
×
768

アナログ
抵抗膜

V1015iSBD

V1012iSLD
V1012iSRD

12.1 型

V1012iSB

800
×
600

アナログ
抵抗膜

V1012iSBD

V1010iSRD

10.4 型

V1010iSB

800
×
600

V1010iSBD

V1008iSLBD

〇

〇

〇

〇

〇

×

〇

¥708,400

〇

DC

〇

〇

×

〇

〇

〇

〇

〇

×

¥669,900

〇

〇

×

×

×

×

×

〇

×

×

¥628,800

V1008iSRBD

×

〇

〇

〇

〇

×

〇

¥645,200

希望小売価格モニタッチ用作画ソフト Ver. 6

CUR-00
CUR-01

V10 Standard
V1015iS

V1012iS

V1010iS

V1008iS¥19,800

〇

〇

〇

〇

OPCN-1 (V10/V9/TS2060i用）¥70,900

〇

〇

〇

〇

Tリンク (V10/V9/TS2060i用）¥71,800

〇

〇

〇

〇

CUR-02

CC-Link (V10/V9/TS2060i用）¥79,200

〇

〇

〇

〇

CUR-03

Ethernet (V10/V9/TS2060i用）¥79,200

〇

〇

〇

〇

CUR-04

PROFIBUS-DP (V10/V9/TS2060i用）¥40,100

〇

〇

〇

〇

CUR-06

SXバス (V10/V9/TS2060i用）¥79,000

〇

〇

〇

〇

CUR-07

DeviceNet (V10/V9/TS2060i用）¥72,600

〇

〇

〇

〇

CUR-08FL-net (V10/V9/TS2060i用）¥79,200

〇

〇

〇

〇

EtherCAT (V10/V9用）¥75,400

〇

〇

〇

〇

作画ソフト
V-SFT-6
通信ユニット

〇

×

〇

〇

〇

〇

〇

×

〇

¥708,400

〇

〇

〇

×

〇

〇

〇

〇

〇

×

¥669,900

V-CP

画面転送用ケーブル (3m)

¥8,000

〇

〇

〇

〇

UA-FR

USB-A盤面取付ケーブル (1m)

¥8,400〇〇〇〇V6-MLT

マルチリンク2マスタ用ケーブル (3m)

¥3,300〇〇〇〇

V6-TMP

温調器接続用ケーブル (3m)

¥3,200〇〇〇〇

V6-TMP-5M

温調器接続用ケーブル (5m)

¥6,600〇〇〇〇

V6-TMP-10M

温調器接続用ケーブル (10m)¥13,200

〇

〇

〇

〇

V6-BCD

バーコードリーダ接続用ケーブル (3m)

¥2,000〇〇〇〇¥13,200

〇

〇

〇

〇

¥13,900

〇

〇

〇

〇

¥15,400

〇

〇

〇

〇

¥17,200

〇

〇

〇

〇

¥18,000

〇

〇

〇

〇

¥19,800

〇

〇

〇

〇

D9-MB-CPUQ-2M¥17,200

〇

〇

〇

〇

D9-MB-CPUQ-3M¥17,900

〇

〇

〇

〇

¥19,400

〇

〇

〇

〇

¥23,400

〇

〇

〇

〇

D9-MB-CPUQ-15M¥26,700

〇

〇

〇

〇

D9-QCPU2-2M¥16,300

〇

〇

〇

〇

D9-QCPU2-3M¥17,900

〇

〇

〇

〇

¥20,900

〇

〇

〇

〇

¥28,600

〇

〇

〇

〇

D9-QCPU2-15M¥36,300

〇

〇

〇

〇

D9-MI2-09-2M¥14,600

〇

〇

〇

〇

D9-MI2-09-3M¥15,200

〇

〇

〇

〇

¥16,500

〇

〇

〇

〇

¥19,800

〇

〇

〇

〇

D9-MI2-09-15M¥23,100

〇

〇

〇

〇

D9-MI4-FX-2M¥16,300

〇

〇

〇

〇

D9-MI4-FX-3M¥17,900

〇

〇

〇

〇

¥20,900

〇

〇

〇

〇

¥28,600

〇

〇

〇

〇

¥36,300

〇

〇

〇

〇

Dsub9-Dsub25変換ケーブル (0.3m)¥12,100

〇

〇

〇

〇

V10/V9シリアル増設I/Oユニット¥63,200

〇

〇

〇

〇

V10/V9/TS2000/V8シリーズ用ターミナルコンバータ¥9,100〇〇〇〇

V10/V9交換用リチウム電池¥2,200〇〇〇〇V1015S-GS

V1015iS用表面保護シート¥27,500〇

V1015S-GSN10

V1015iS用表面保護シート（ノングレア）¥27,500〇

V1012S-GS

V1012iS用表面保護シート¥22,000〇

V1012S-GSN10

V1012iS用表面保護シート（ノングレア）¥22,000〇

V1010S-GS

V1010iS用表面保護シート¥11,500〇

V1010S-GSN10

V1010iS用表面保護シート（ノングレア）¥11,500〇

V1008S-GS

V1008iS用表面保護シート¥10,800〇

V1008S-GSN10

V1008iS用表面保護シート（ノングレア）¥10,800〇

ケーブル ※1

〇

〇

×

×

×

×

×

〇

×

×

¥506,000

〇

〇

〇

×

×

〇

〇

〇

〇

×

〇

¥520,000

〇

〇

〇

×

〇

〇

〇

〇

〇

×

〇

¥583,300

〇

〇

〇

×

〇

〇

〇

〇

〇

×

¥544,700

〇

×

×

×

×

×

〇

×

×

×

〇

〇

〇

×

〇

¥583,300

〇

〇

〇

〇

〇

×

¥544,700

×

×

×

〇

×

×

¥437,700

×

×

〇

〇

〇

〇

×

〇

〇

〇

〇

〇

〇

×

〇

〇

×

×

〇

〇

×

×

〇

〇

〇

〇

×

〇

¥451,700

〇

〇

×

〇

〇

〇

〇

〇

×

〇

¥515,000

〇

〇
×

×

〇

〇

×

×

×

〇
×

〇
〇

〇
×

×
×

D9-FU-SPBCPU-3M
D9-FU-SPBCPU-5M¥520,000〇〇

D9-FU-SPBCPU-2M¥506,000〇〇〇

ブラック※4

×

品名

〇

〇

DC

〇

型式

CUR-09

〇

DC

UL
UL
61010 121201※2

〇

〇

ライト
グレー
8.4 型

¥645,200

×V1008iSD

V1008iSBD

〇

〇

DC

アナログ
抵抗膜

×

〇

ブラック

800
×
600

〇

×

V1010iSRBD

V1008iSRD

〇

×

※4

V1008iSLD

〇

〇

AC

V1010iSLBD

〇

〇

〇

アナログ
抵抗膜

〇

×

AC

V1010iSLD¥628,800

×V1012iSRBD

ライト
グレー

×

×

DC

V1010iSD

×〇

ブラック※4

V1010iS〇〇

AC

V1012iSLBD

×

AC

AC
ライト
グレー

×

拡張有線
LAN

V1015iSRBD

V1012iSD

船級※3

無線
LAN

DC

V1012iS

電波法

AUDIO
出力

ブラック※4

納期
標準在庫品：〇
受注生産品：

KC

ビデオ /
RGB※1

DC

希望小売
価格

CE/
UKCA

電源
仕様

AC

V1015iSLBD

適合規格

D9-FU-SPFCPU-2M
D9-FU-SPFCPU-3M
D9-FU-SPFCPU-5M〇〇¥476,300

〇

×

×

〇

〇

〇

〇

×

〇

¥451,700

〇

〇

×

〇

〇

〇

〇

〇

×

〇

¥515,000

〇

〇

〇

×

〇

〇

〇

〇

〇

×

¥476,300

〇

〇

×

×

〇

〇

〇

〇

×

〇

¥321,400

〇

〇

×

〇

〇

〇

〇

〇

×

〇

¥384,600

〇

〇

〇

×

〇

〇

〇

〇

〇

×

¥346,100

〇

〇

×

×

〇

〇

〇

〇

×

〇

¥321,400

〇

〇

×

〇

〇

〇

〇

〇

×

〇

¥384,600

〇

〇

〇

×

〇

〇

〇

〇

〇

×

¥346,100

D9-MB-CPUQ-10M

D9-QCPU2-5M¥437,700〇

D9-MB-CPUQ-5M

D9-QCPU2-10M

D9-MI2-09-5M〇

D9-MI2-09-10M

D9-MI4-FX-5M
D9-MI4-FX-10M

富士電機
SPH※2、SPB CPU (RJ45) RS-485 (4線式)
富士電機
SPF CPU (Mini DIN4) RS-232C

三菱電機
Aシリーズ/QnAシリーズCPU (Dsub25) RS-422

三菱電機
QシリーズCPU (Mini DIN6) RS-232C

三菱電機
リンクユニット (Dsub9) RS-232C

三菱電機
FXシリーズCPU (Mini DIN8) RS-422

D9-MI4-FX-15M
D9-D25
シリアル増設 I/O ユニット
V-I/O

※1 開発中のオプションユニット (2024 年 4 月発売予定 ) で対応。 ※2 ハード ver.b 以降。UL121201未対応モデルについては、販売店または当社までお問い合わせください。 ※3 販売店または当社までお問い合わせください。

通信用端子台※4 リアケースはライトグレー

TC-D9
電池

型式

V9-BT

※5

保護シート ※3V10□□ i S□□□
画面サイズ
15：15.0型
12：12.1型
10：10.4型
08：8.4型

電源仕様
なし： AC 電源、D：DC 電源
モデル区分
S：スタンダード

拡張仕様
なし：標準、L ：拡張有線 LAN 、R ：無線 LAN※5 UL121201未対応モデルについては、販売店または当社までお問い合わせください。

16

カラー仕様
なし：ライトグレー、B ：ブラック

ソフトモニタッチTELLUS-HMI iPad ※4

TELLUS-HMI iPadライセンス(パスワード認証)¥156,900※1 PLC との接続ケーブルは上記以外にもご用意しています。詳しくは販売店または当社までお問い合わせください。 ※2 CPU のハードバージョンによっては使用できません。別途、D9-FU-SPHCPU-□M が必要です。詳しくは販売店または当社までお問い合わせください。 ※3 5 枚で 1 セット。 ※4 V10 シリーズの画面データ対応は開発中。2024 年 5 月対応予定。

17

サポート体制

ご注文に際してのご承諾事項
本資料に記載された製品のご注文に際して、見積書、契約書、カタログ、ユーザーズマニュアルなどに特記事項のない場合には、下記のとおりと致します。
また、本資料に記載された製品は、使用用途・場所などを限定するもの、定期点検を必要とするものがあります。
お買上げの販売店または当社にご確認ください。

電話技術相談

なお、ご購入品および納入品につきましては、速やかな受入検査とともに受入前であっても製品の管理安全にも十分なご配慮をお願い致します。

TEL.0120-128-220

受付時間

夜間および休日のアフターサービスについては
富士電機コールセンターをご利用ください。

TEL. 0120-249-194

9：00〜12：00、13：00〜17：00

1 無償保証期間と保証範囲
1-1 無償保証期間（1）製品の保証期間は、「お買い上げ後1年」もしくは「銘板に記載されている製造年月より18ヶ月」のいずれか早く経過するまでの期間となります。
（2）使用環境、使用条件、使用頻度や回数などにより、製品の寿命に影響をおよぼす場合は、保証期間が適用されない場合があります。

メールでのお問い合わせ

gijyutsu1@hakko-elec.co.jp（3）当社サービス部門が修復した部分の保証期間は、「修復完了後6ヶ月」となります。

1-2 保証範囲（1）保証期間中に当社の責任により故障を生じた場合は、その製品の故障部分の交換または修理を製品の購入場所あるいは納入場所において無償で行います。
ただし、次に該当する場合は、この保証の対象から除外させていただきます。
1）カタログ、取扱説明書やマニュアルなどに記載されている以外の不適当な条件、環境、取り扱い、使用方法などに起因した故障の場合。

WEB ホームページアドレス

www.hakko-elec.co.jp
モニタッチに関する各種情報を掲載しています。
●ご質問●トラブル解決に役立つFAQページ

2）故障の原因が購入品および納入品以外の理由による場合。
3）お客様の装置またはソフトウェアの設計など、当社製品以外の理由による場合。
4）当社以外による改造、修理に起因した故障。
5）取扱説明書、カタログなどに記載されている消耗部品などが正しく保守、交換されていなかったことに起因する場合。
6）ご購入時または納入時に実用化されていた科学、技術では予見することのできない事由に起因する場合。
7）製品本来の使い方以外の使用による場合。
8）その他、天災、災害など当社の責ではない原因による場合。
（2）なお、ここでいう保証はご購入品および納入品単体に限ります。
（3）保証期間は（1）を上限とし、購入品および納入品の故障から誘発される、いかなる損害（機械・装置の損害または損失、逸失利益など）も保証から除外させていただ
くものと致します。

● マニュアル● 作画ソフトのバージョンアップ など

1-3 故障診断
一次故障診断は、原則としてお客様にて実施をお願い致します。ただし、お客様の要請により当社または、当社サービス網がこの業務を有償にて代行することができます。この場合の有償料金は当社の料金規定により、お客様にご負担をお願い致します。

2 機会損失などの保証責任の除外

製品選定ツール
仕様や型式、キーワードから目的の製品を選定できる製品選定ツール（PRODUCT SELECTOR）
を無償保証期間内外を問わず、当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、
当社製品の故障に起因するお客様での機会損失、逸失利益、当社の予見の有無を問わず、特別の事情から生じた損害、二次損害、事故補償、当社製品以外への損傷およびその他の業務に対する補償は当社の保証外とさせていただきます。

3 生産中止後の修理期間、補用部品の供給期間（保守期間）

公開しています。

生産中止した機種（製品）につきましては、生産を中止した年月より起算して7年間の範囲で修理を実施致します。
また、修理用の主要な補用部品についても、生産を中止した

https://selector-fa.fujielectric.co.jp/products/

給が困難となる場合があります。詳細は、当社または当社サービス網へご確認ください。

年月より起算して7年間の範囲で供給致します。ただし、電子部品などはライフサイクルが短く、調達や生産が困難になる場合も予測され、期間内でも修理や補用部品の供

4 お引き渡し条件
アプリケーション上の設定・調達を含まない標準品については、お客様への搬入をもってお引き渡しとし、現地調達・試運転は当社の責務外と致します。

作画講習会
作画ソフトの使い方やモニタッチの機能・設定等を実機を用いて習得していただける作画講習会を定期開催しています。

www.hakko-elec.co.jp/site/support/editor.html
18

5 サービス内容
ご購入品および納入品の価格には、技術者派遣などのサービス費用は含まれておりません。当社または当社サービス網に別途ご相談ください。

6 サービスの適用範囲
以上の内容は、日本国内での取引および使用を前提とするものです。日本以外での取引および使用に関しましては、お買上げの販売店または当社に別途ご相談ください。

19

販売元

〒141-0032 東京都品川区大崎一丁目11番2号（ゲートシティ大崎イーストタワー）
URL www.fujielectric.co.jp
営業本部 本社☎ 03-5435-7009 〒141- 0 0 32 東京都品川区大崎一丁目１１番２号（ゲートシティ大崎イーストタワー）

北関東支店☎ 048-834-3136 〒330 - 0 071 埼玉県さいたま市浦和区上木崎二丁目１１番21号

北海道支社☎ 011-261-7232 〒060 - 0031 北海道札幌市中央区北一条東二丁目５番地２号（札幌泉第一ビル）

東北支社☎ 022-225-5355 〒98 0 - 0 811 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目9番1号（仙台トラストタワー）

北陸支社☎ 076-441-1230 〒930 - 0004 富山県富山市桜橋通３番１号（富山電気ビル）

中部支社☎ 052-746 -1014 〒460 - 0007 愛知県名古屋市中区新栄一丁目５番８号（広小路アクアプレイス）

関西支社☎ 06-7166-7311 〒5 3 0 - 0 011 大阪府大阪市北区大深町３番１号（グランフロント大阪タワーB）

中国支社☎ 082-247-4240 〒730 - 0022 広島県広島市中区銀山町１４番１８号

四国支社☎ 087-851-9101 〒76 0 - 0 017 香川県高松市番町一丁目６番８号（高松興銀ビル）

九州支社☎ 092-262-7808 〒812- 0 025 福岡県福岡市博多区店屋町５番１８号（博多NSビル）

沖縄支社☎ 098-862-8625 〒900 - 0004 沖縄県那覇市銘苅二丁目４番５１号（ジェイツービル）

製造元〒924-0035 石川県白山市上柏野町238番地
URL www.hakko-elec.co.jp

販売店※ 仕様・デザインは変更することがあります。 ※ 画面はハメ込み合成です。 ※ 掲載した製品の色は、印刷のため実際と多少異なる場合があります。 ※ Microsoft、Windowsは、
米国Microsoft社の米国およびその他の国における登録商標です。 ※ その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。 ※ この印刷物は環境に配慮した植物性大豆インキを使用しております。 ※ 希望小売価格はすべて税別です。

9058NJ3

23110100000