ビルサッシ
風量調整機構付 縦型換気ユニット
シーガル スリット

PRO-SEシリーズ

Segel slit
シーガルスリット

2014.9

風をコントロールするスリットから生まれる
エコロジーで心地 のよい空間づくり。
換 気シ ス テ ム の 新し い スタイル
シン プ ル でフラットな デ ザ イン の「シ ー ガ ル スリット」
そこ から入 る 風 は
室 内 をゆっくりとめぐりな がら換 気 を 行 います 。
強 い 風 が 吹 い た 場 合も、風 の 力 を 利 用し て
風 量 を 適 度 にコントロ ー ル 。心 地よ い 自 然 の 風 を
上 手 に 採り入 れ 、エコロジ ー で 身 体 に 優し い
住 空 間 づくりに 貢 献します 。

Segel slit

Com for tabl e
快適性■ マンション の自然 換 気を、安 全 快 適 に 実 現します 。
マンション角部屋の熱溜りを低減

Room

ＦＩＸ窓で構 成されることの多いマンションの角部屋は、風を採り入れることができず、熱溜りが問題になっていました。そこで、開口部の両 側にシーガルスリットを設 置 する

K i tc h e nLiving

ことで 、風の流れを生み出し、角 部 屋の熱溜りを低減させます。

R oo mDiningR oo m

風量をコントロールして換気
強い風を受けるマンションの今までの換気は、強風をそのまま室内に採り込んでしまいます 。
そこで、シーガルスリットは風 量 調 整 機構
を 採 用 す ることで 、強 風 時 にも、風 量 をコントロールして快適な換気を実現しました。
突然の強風にも、都度開閉操作をすることなく、安心して換気を行うことができます。

■網戸内蔵型なので、虫の侵入を防ぎます 。
お 掃 除も簡 単 で す 。
メンテナンス性を考慮した網戸を内蔵内蔵された網戸でしっかり虫を防ぎます。
室 内 側からカバーをはずすことで清 掃を可能とし、ステンレス製網の採用で、メンテナンス性も考慮しています。
カバーを外して簡単にお掃除が可能です。

自 然 の 風 をコントロ ー ル 。高 層 階 で も 快 適 な 自 然 換 気 が で きま す 。

Segel slit

Design
意匠性■ノイズレス デ ザ イン で 窓 際をスッキリ、
開 け ても閉 め ても変 わらぬ 美しい デ ザ イン で す 。
インテリアデザインに影響しないスリムな見付け。
窓 枠と変わらないほどのシンプルでスリムな見 付け（９５ミリ）を実現することで、インテリアデザインへほとんど影響をあたえません。

障子のないノイズレスデザイン
換 気 時にも開く障 子 のない 構 造を採 用 することで 、ノイズレスデザインを実 現しました。開く障 子を無くすことで、開口部からの落下物の危険性も排除しています。

㻝㻝㼃㻣㻟㻥㻡㻝㻝●外観イメージ●内観イメージ

窓 際 に スッキリと納 まるデ ザ イン 。シン プ ル でフラットな 美しさ 。

Segel slit

Wind Co ntro l
風量 調整機構■ オリジ ナ ル のフラップ 構 造 が 風 量を調 整 。
快 適 な 換 気を自然 の 力 でコントロ ー ルします 。
風の力を利用して強風時の風量を調整します。
風の力が高まると、その力でフラップが閉まり、風 量を抑え、強 風 時も快 適な風 量を保ちます。
電力等を使用しないため、停電時にも風量調整が可能です。
《 風量調整機構 》
屋外

室内

屋外

●フラップ

室内

●フラップ

■弱風時

■強風時

弱風時は多くの風を採り入れるように開放

強 風 時は風 の 力で 開口が絞られ、風の採り入れをコントロール■換気状態での通気量測定値（参考）風量［m3/h］

PQ 特性図（H=1800）
500

昇圧時

降圧時

4003002001000圧力差［Pa］/ 風速［m/s］

50/9.0100/12.8

150/15.6

200/18.1※圧力差１６０Ｐａ（風速16.2m/s）からは雨天時の閉め忘れを考慮し、更に風量を絞り込みます。

■採風経路

屋外

外部カバーの横スリットから入った風は、フラップの側面開口・内部カバーの通気孔・化粧カバー両側の縦スリットを通り、室内に入ります。

●横スリット（外部カバー ）●側面開口（フラップ）
室内●通気孔（内部カバー）●縦スリット（化粧カバー両サイド）

風 の 力 を 活 かしたメカ ニ ズ ム で 、安 定した 自 然 換 気 を 可 能 にしました 。

Segel slit

Advantage Point特長■ 多くの マンションに対 応 可 能 な 優 れ た 性 能を有して います 。
高層マンションでも安心です。

5 5 0 0 Pa

耐風圧性

厳しい風雨にも十分耐える優れた性能。

1 5 0 0 Pa

水密性換 気 機 構を閉 鎖 す るだけ で 、強 い 風はもちろん、台風時の暴雨風等の厳しい 気 象 条 件 にも耐 えうる性 能を確 保 、高 層マンションはもとより超 高 層マンションの上層階でも安心して採用いただけます。

■ 雨 水 が 入りにくい 構 造 の た め 、
換 気 時 に 雨 が 降っても吹き込 みを軽 減します 。
雨水が直接室内に入り込まないように設計されていますので、換気時に雨が降っても室内が水浸しになるなどのリスクを軽減します。※注

▼▼ ▼▼

ます。

▼

●引違い窓（右）シーガルスリット
なら、強風時でも雨水は中間部分で遮られ、ドレンにより外に排 水されます。

▼▼▼▼ ▼▼▼▼▼▼ ▼▼（ 左 ）一 般 的な引違い窓の場合は、細めに開けていても、強風時は雨 が 大 量 に 吹き込 み▼▼（注意）雨水が入り難い構造ですが、完全に雨水の浸入を防ぐことはできません。雨天時や雨天が想定される際は、換気機構を閉鎖してください。

▼▼▼▼●シーガルスリット

強 風 に 耐 え 、雨 の 吹 き 込 みトラブ ル に も 強 い 、安 心 で きる 構 造 で す 。

私たちは、優れた製品とサービスを通じて、豊かで快適な住生活の未来を創造する住まいと暮らしの「総合住生活企業」です。

DetailRCタイル納まり㻝㻡䝅䞊䝸䞁䜾䠄ู㏵䠅

㻝㻞㻜

㻝㻜
㻝㻜

㻢㻜

㻢㻜

㻢㻜

㻝㻞㻜

■操作ハンドル㻢㻜

㻝㻝

㻣㻟

㻣㻜

㻝㻜

㻝㻜

㻝㻝

㼃㻩㻥㻡

㻞㻡

㼃

中方立による連窓もご用意しています。

㻠㻡防火区分

製作範囲

㻣㻜断熱性能㻞㻡遮音性能※※70mm 5500Pa 1.0㎥/h-㎡ 1500Pa

※
T-2

※
H-2

非防火戸1100㱡
H㱡2400

㻝㻡

水密性能

気密性能

耐風圧性能枠見込み

枠形状

㻟■性能値

䝅䞊䝸䞁䜾䠄ู㏵䠅䃥㻥㕲➽䠄ู㏵ᕤ஦䠅

F枠(100Pa時)（注）※ 超高層マンション用Ｆ
Ｉ
Ｘ窓との中方立による連窓時の性能です。
連窓方立にて連窓した場合の各種性能は、連窓するサッシ性能に拠ります。

風量調整機構付 縦型換気ユニット

㻴㻠㻡

㻢㻜

㻡㻜㻟㻡㻝㻡 㻞㻡㻝㻡䝅䞊䝸䞁䜾䠄ู㏵䠅

㻝㻜㻝㻜
㻝㻜

ビルサッシ

㻟㻜
㻠㻡

シーガル スリット

会社や商品についての情報のご確認は、LIXILオフィシャルサイトまで※ショールームの所在地、カタログの閲覧・請求、図面・CADデータなどの各種情報は、上記オフィシャルサイトからご確認ください。

AF810001

2014.9.1 発行

2014.9#(業務用