RONF
UF
MBR

Toray UF

東レPVDF製中空糸型UF膜モジュール
02-G-MB2-UF-240731(JP)Toray UF

持続可能な水資源の実現に向けた 60 年の歩み
東レは 1968 年より逆浸透膜の開発をはじめ、今では全種類の水処理膜 (RO,NF, UF, MBR) をラインアップする水処理膜の総合メーカーです。東レは約 60年の経験と実績に裏付けされた最先端の技術力により、お客様に最適なソリューションを提供致します。

また、私たちはサステナビリティ（持続可能性）は21 世紀の世界における最重要の共通課題であると考えています。世界中の誰もが清潔で安全な水を使えるよう、水処理膜を使用した供給水量を 2013 年比 3 倍にすると“TORAY VISION 2030“の中でも明記しています。
今後も私たちは逆浸透膜のような最先端の水処理膜を供給し、技術サービスをより強化することによって、世界中でますます深刻化が懸念される水問題の解決に貢献して参ります。
Toray UF による累積供給水量 ：11,900,000 m3/ 日(2024 年 3 月時点）

Toray UF の特徴
Toray UF 膜モジュールは独自に開発した PVDF（ポリフッ化ビニリデン ) 製中空糸を採用しています。30 年以上にわたって蓄積した高分子技術と製膜技術を基に以下の特徴を実現し、飲料水の製造をはじめ幅広い用途にご使用いただけます。
高い機械的強度
Toray UF は繰り返しの物理洗浄でも劣化損傷が少なく長く使用可能です。
PVDF の高い化学薬品耐性

Toray UF は強固な汚れに対し高濃度薬品での洗浄が可能で、安定して長くご使用頂けます。

低ファウリング性能

Toray UF は独自の 2 層構造で低ファウリング性を実現し、安定運転を実現します。

中空糸膜の機械的強度 (g/Fiber)
PVDF(Toray UF)

RO 前処理放流水処理

PVDF CPVDF E

飲料水製造

PES D
05001000

工業用水製造（超純水等）

1500

加圧型 UF 膜モジュール(HFUG/HFU)

中空糸型 UF 膜モジュールの構造
UF 膜モジュール

透過水

UF 膜の内部構造

逆洗水

排気口

低ファウリング層( 微細孔 0.01μm )

逆洗排水

中空糸膜(PVDF)
2,160mm

支持層（高透水性・高強度）

容器
(PVC)
UF 膜モジュール
断面
PVDF 製
中空糸型 UF 膜断面
PVDF 製
中空糸型 UF 膜

Materials Change Our Lives

供給水排水
エアー

水処理膜製品ラインアップ
東レは全種類の水処理膜 (RO、NF、UF、MBR）をラインアップしており、あらゆるタイプの原水に最適な水処理膜製品をご提案致します。
0.001μm

サイズ

0.01μm

イオン ・ 低分子

0.1μm

1μm

10μm

高分子
コロイド

分離
対象

粘土
トリハロメタン

農薬 ・ 有機物

１価イオン
膜の種類

ウイルス

大腸菌

多価イオン

RO （逆浸透）バクテリア

NF （ナノろ過）

超純水の製造海水の淡水化
廃水再利用

クリプトスポリジウム

UF （限外ろ過）

硬水の軟水化
有害物質の除去MF （精密ろ過）

飲料水の製造病原性微生物の除去
下廃水処理

下廃水処理

UF/MF膜

MBR用膜

膜
製品

RO/NF膜Toray UF 製品一覧
HFU-series
加圧タイプ

Model

HFUG-2020AN

HFU-2020AN

HFU-1020AN

HFU-B2315AN

90 (969)

72 (775)

29 (312)60 (646)

有効膜面積m2 (ft2)分画分子量Daltons

150,000

公称孔径µm

0.01

寸法

重量

材質

直径mm (in)216 (8.50)

216 (8.50)

216 (8.50)

178 (7.01)

全長mm (ft)2,160 (7.087)

2,160 (7.087)

1,120 (3.675)

2,322 (7.651)

満水時

kg (Ibs)

92 (203)92 (203)51 (112)65 (143)

水切時

kg (Ibs)49 (108)49 (108)32 (71)35 (77)

膜PVDF (ポリフッ化ビニリデン)

接着剤

エポキシ樹脂または同等品

その他

容器：塩化ビニル樹脂または同等品

最大供給圧力kPa (psi)

300 (43.5)

最大逆性圧力kPa (psi)

300 (43.5)

使用温度範囲℃ (℉)

1-40 (33.8-104)

運転時

1-10

洗浄時

0-12

pH範囲
東レは以下の認証を取得した加圧型 PVDF 中空糸 UF 膜モジュールも取り揃えています。
・水道用膜モジュール規格認定 ( 一般社団法人 膜分離振興協会 )・ANSI / NSF STANDARD 61

DESIGN TOOLS

安全保障貿易管理上のご注意
当社の加圧型 UF 膜モジュール、またはその設計、製造に係る技術は輸出貿易管理令別表第一の 1 から 15 までの項に記載の貨物に該当するもの、または外国為替令別表の 1 から 15 までの項に記載の技術に該当するものがあります。上記に該当する当社製品またはその設計、製造に係る技術を輸出、または非居住者に提供するにあたっては、外為法等関係法令、通達等に従い経済産業大臣の輸出許可または役務取引許可の取得等必要な手続きを行って頂く必要があります。
詳細は経済産業省のホームページをご参照ください。
http://www.meti.go.jp/policy/anpo/index.html

Materials Change Our LivesGLOBAL LOCATIONS
東レ株式会社 メンブレン事業第３部
TEL : 03-3245-4539、FAX : 03-3245-4559
東京都中央区日本橋室町 2-1-1
THE AMERICAS
California (TMUS) : +1-858-218-2360
EUROPE & SUB-SAHARAN AFRICA
Switzerland (TMEU) : +41-61-415-8710
Spain (TMSP) : +34-915-726-504

MIDDLE EAST
Saudi Arabia (TMME) : +966-13-568-0091
United Arab Emirates (TMME) : +971-4-392-8811
ASIA PACIFIC
China (TBMC) : +86-10-8048-5216
Singapore (TAS) : +65-6226-0525
South Korea (TAK) : +82-2-3279-1000

Case Studies ➡

Toray UF 納入実績

廃水再利用用途 : 150,000m3/d

飲料水用途 : 15,000m3/d

下廃水処理用途 : 315,000m3/d

飲料水用途 : 30,000m3/d

海水淡水化用途 : 28,000m3/d

廃水再利用用途 : 157,500m3/d

飲料水用途 : 110,000m3/d

飲料水用途 : 88,000m3/d©2024 All Rights Reserved.

www.water.toray