技報 第 19 号（2021 年）

フェノール樹脂を吸音材に用いた吸音パネルシートの防音効果−NETIS 登録番号 KT-200139-A−(株)ピーエスケー

埼玉仮設センター

八木秀幸(株)ピーエスケー

埼玉仮設センター

田辺安生(株)ピーエスケー

埼玉仮設センター

渡邉博

概要：近年，住宅地に近接した場所における維持補修工事が増加してきており，特にコンクリートはつり工事等で，ハンマードリルなどの電動工具による切削音が騒音問題となっている．このような背景から近隣住民への騒音に対する影響を低減することが重要となっているため，従来技術より効果の高い 吸音パネルシート （NETIS 登録番号 KT-200139-A）を開発した．

Key Words：騒音対策，防音効果，吸音材，NETIS

１．はじめに本技術は，吸音効果が高いフェノール樹脂を防音材に用いた騒音対策工事用シートであり，(株)ピーエス
三菱 技術本部で製作した 超軽量防音パネル を，建設現場で多用されている単管パイプに，取付けしやすいように改良，製作したものである．
本技術の活用により，建設現場で発生するコンクリート切削工事等における，騒音の抑制（周辺環境への影響抑制）およびパネルの軽量化による防音設置作業の省力化（施工性の向上）さらに 吸音パネルシート は音を吸収する性能があるため作業員への負荷軽減（作業環境の向上）が図れる．吸音パネルシートの外観を写
真-1 に示す．

写真-1 吸音パネルシート外観

２．吸音パネルシートの概要
吸音パネルシートは，ポケット状に加工した防炎シートの中に吸音材を格納させており，シート全周にハトメ加工がされているため組紐やメッシュクランプで簡単に取り付けられるようにした．
また吸音材サイズを 900mm×900mm にし 3 枚に分割して格納したことにより，折り畳み可能になり，持ち運びが容易である．

八木秀幸

田辺安生

渡邉博
1/5

技報 第 19 号（2021 年）

さらに吸音材にペーパーハニカムを組み込んだことやビニールで包装したことにより，接触等の外的圧力で容易に変形・破損しないことや雨水が侵入しにくい構造としたため，旧タイプに比べ耐久性・耐水性共に格段に向上している．
吸音シートのサイズは，幅 1,100mm×高さ 3,400mm×厚み 51mm で重量は 7.8kg／枚である．
外形図を図-1 に示す．

図-1 吸音パネルシート外形図

３．吸音パネルシートの試験結果
3.1

音響透過損失試験

吸音パネルシートの試験体を製作し一般財団法人
小林理学研究所に持込み，音響透過損失試験を実施した．試験状況を写真-2 に示す．
従来技術の防音シートと比較し周波数 125Hz〜630Hz の領域で 0.4dB〜5.0dB の向上，また同 1600
Hz〜5000Hz の領域で 1.8dB〜8.1dB 向上の値を確認した．音響透過損失試験結果を図-2 に示す．

写真-2 音響透過損失試験状況

図-2 音響透過損失試験結果

2/5

技報 第 19 号（2021 年）

3.2

残響室法吸音率試験

上記同様に，残響室法吸音率試験の実施測定結果を図-3 に示す．一般的な養生シートと比較したところ，周波数 125Hz〜3150Hz の領域において向上し，吸音率に関しては 500Hz の領域で最大となり，吸音率 0.78の高い値を確認した．残響室法吸音率試験結果を図-3 に示す．

図-3 残響室法吸音率試験結果
3.3

試験結果

以上の試験データから，音響透過損失試験は周波数 1600Hz〜5000Hz の高音域での防音性能が高く，ベビーサンダー等の工作機械を使用した際に発生する金属音に有効であることを確認した．
また，残響室法吸音率試験においては，低音域である 500Hz の領域で高い値を測定しており，はつり工事等の低音域の音を吸音することにより，やぐら足場内での作業員への負荷軽減が図れることを確認した．

４．実物大試験における防音効果
実際の建設現場を想定して，機材センター内の作業エリア中央部に単管柵を設置し，防音シート及び吸音パネルシート各々張り，高圧洗浄機を使用した作業を音源として防音性の比較性能確認をする．
検証テスト状況（防音対策前）を写真-3，検証テスト状況（防音対策後）を写真-4 に示す．

写真-3 検証テスト状況（防音対策前）
3/5

技報 第 19 号（2021 年）

写真-4 検証テスト状況（防音対策後）
以上の検証テスト結果から①作業開始前の騒音値は 64dB〜65dB．②作業中（防音対策前）の騒音値は，96dB〜99dB．③防音シートを設置した場合は，騒音値 94dB が 86dB．④吸音パネルシートを設置した場合の騒音値は 99dB が 81dB となった．
吸音パネルシートの防音効果は 18dB（参考値）となり，防音シートの防音効果 8dB（参考値）と比較して遮音性能値は 10dB（参考値）向上し、聴感上の遮音性能は 2 倍以上の効果があることを確認した．

５．吸音パネルシートの施工実績
施工実績を表-1 に示す．
表-1 施工実績一覧表
No.
123456789工事名
西湘バイパス滄浪橋塩害対策工事（NTK）
中央郵政研修センター
模様替工事（PSM）
北陸新幹線 第 1 下粟津
橋りょう（PSM）
千葉県立佐原病院本館耐震改修
建築工事（島田建設）
城陽第二高架橋東（PSM）
東名沼津 IC〜富士 IC 間床版取替工事（平成 30 年度）（PSM）
旭町陸橋（下り線）（PSM）
大規模修繕工事 2020-1-池（PSM）
ブリヂストン TC 航空機用
タイヤ第 3 試験棟（PSM）

発注者
（種別）
公共機関
公共機関
公共機関

発注者名
中日本高速道路(株)東京支社
日本郵便(株)
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

公共機関
公共機関
公共機関

千葉県病院局
西日本高速道路(株)関西支社
中日本高速道路(株)東京支社

工事期間
2018/1/30〜2019/3/15
2018/3/23〜2019/3/15
2017/11/14〜2021/3/15
2019/8/1〜2021/3/31
2019/10/31〜2024/4/6
2018/8/24〜2021/9/6

公共機関

東京都財務局

2020/1/20〜2021/8/26

公共期間阪神高速道路(株)2021/1/25〜2024/2/18

民間(株)ブリヂストン

2017/8/10〜2018/6/30

4/5

技報 第 19 号（2021 年）

10

グローリオレジデンス湘南平塚
新築工事（PSM）
東神田 2 丁目共同住宅

11

北区神谷一丁目計画（PSM）
目黒区上目黒 2 丁目計画

131415（PSM）
アパホテル秋葉原駅東 新築工事
（PSM）
川口市東領家 4 丁目 新築工事
（PSM）
太平社 第一工場建替計画

16（PSM）
東寺尾 6 丁目計画施設計画

17（PSM）
グランイーグル西糀谷 2 丁目

18
19East（PSM）
麹町 444 プロジェクト（PSM）

20

赤坂 3 丁目プロジェクト（PSM）

セコム(株)
日清紡ホール

民間

新築工事（PSM）

12

民間ディングス(株)

民間(株)アトリウム
プロパティ

民間エージェント(株)2017/7/3〜2019/3/31
2017/9/19〜2019/5/31
2018/11/16〜2020/3/13
2020/2/18〜2021/2/28

民間

アパホーム(株)2020/3/1〜2021/10/31

民間(株)空調保全工業

2020/12/15〜2021/7/15

民間(株)太平社

2021/12/16〜2022/3/31(株)グラン民間

イーグル(株)グラン

民間

イーグル(株)リーガル

民間

不動産

民間

北辰不動産(株)2020/12/15〜2022/3/31
2021/2/15〜2022/6/30
2021/1/18〜2022/9/18
2020/9/7〜2022/1/29

６．おわりに今後も，建設現場の維持補修工事が増加していく傾向にあり，近隣住民への影響を最小限にするため，騒音に対する配慮が必要不可欠な環境になっている．従来技術よりも性能の高い防音対策として NETIS 登録された当社の吸音パネルシートを活用いただければ幸いである．

謝辞
本技術の開発には，吸音材メーカーおよびパネルシート材メーカーの方々に多大なご支援をいただき感謝いたします．また，一般社団法人 小林理学研究所の建築音響室長には，貴重なご助言をいただき心より感謝いたします．
参考文献
1) JIS A 1416：2000「実験室における音響透過損失の測定方法」
2) JIS A 1409：1998「残響室法吸音率の測定方法」
3) 杉江聡：「様々な吸音率測定方法−垂直入射吸音率，斜め入射 吸音率，残響室法吸音率の違い−」，日本音響学会誌，Vol.66， No.6，p.270-275 (2010)4) 鴨谷知繁：−当社独自の防音対策 [超軽量防音パネルの概要と効果]−，技術本部ニュース，Vol.25，2014

5/5