本資料のうち，枠囲みの内容は，営業秘密又は防護上の観点から公開できません

Ⅴ-2-5-2-1-1

東海第二発電所 工事計画審査資料
資料番号

工認-608 改 1

提出年月日

平成30年8月1日
平成30 年 7 月 日

管の耐震性についての計算書（原子炉冷却材再循環系）
赤枠部は改訂箇所を示す。

目

1.

概要

2.

概略系統図及び鳥瞰図

次･････････････････････････････････････････････････････････････････････････

1･････････････････････････････････････････････････････････

2

概略系統図

････････････････････････････････････････････････････････････････

2

2.2

鳥瞰図 ････････････････････････････････････････････････････････････････････

4

3.

2.1

計算条件 ･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 25
荷重の組合せ及び許容応力

3.2

設計条件

3.3

材料及び許容応力3.4

設計用地震力･･････････････････････････････････････････････････････････････ 39

解析結果及び評価･････････････････････････････････････････････････････････････ 40

4.

3.1

･･････････････････････････････････････････････････ 25･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 26･･････････････････････････････････････････････････････････ 384.1

固有周期及び設計震度

4.2

評価結果

･･････････････････････････････････････････････････････ 40･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 52

4.2.1

管の応力評価結果･････････････････････････････････････････････････････ 52

4.2.2

支持構造物評価結果･･･････････････････････････････････････････････････ 54

4.2.3

弁の動的機能維持評価結果

4.2.4

代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果･････････････････････････････････････････････ 55･･･････････････････････････ 56

1.

概要
本計算書は，「Ⅴ-2-1-14-6及び「Ⅴ-2-1-11管の応力計算書及び耐震性についての計算書作成の基本方針」

機器・配管の耐震支持設計方針」に基づき，管，支持構造物及び弁の耐震性についての計算を実施した結果を示したものである。
評価結果記載方法は以下に示す通りとする。
(1)

管工事計画記載範囲の管のうち，各応力区分における最大応力評価点の評価結果を解析モデル単位に記載する。また，全２モデルのうち，各応力区分における最大応力評価点の許容値／発生値（裕度） が最小となる解析モデルを代表として鳥瞰図，計算条件及び評価結果を記載する。代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果を4.2.4に記載する。

(2)

支持構造物
工事計画記載範囲の支持点のうち，種類及び型式ごとの反力が最大となる支持点の評価結果を代表として記載する。

(3)

弁
機能確認済加速度の応答加速度に対する裕度が最小となる動的機能維持要求弁を代表として評価結果を記載する。

1

2.

概略系統図及び鳥瞰図

2.1

概略系統図
概略系統図記号凡例

記号

（太線）

内

容

工事計画記載範囲の管のうち，本計算書記載範囲の管（重大事故等対処設備）（太破線）

工事計画記載範囲の管のうち，本計算書記載範囲の管（設計基準対象施設）（細線）

工事計画記載範囲の管のうち，本系統の管であって他計算書記載範囲の管（破線）

工事計画記載範囲外の管又は工事計画記載範囲の管のうち，他系統の管であって系統の概略を示すために表記する管鳥瞰図番号（鳥瞰図，設計条件及び評価結果を記載する範囲）
鳥瞰図番号（評価結果のみ記載する範囲）
アンカ[管クラス]DB1

クラス１管

DB2クラス２管

DB3クラス３管

DB4クラス４管

SA2重大事故等クラス２管SA3重大事故等クラス３管

DB1/SA2重大事故等クラス２管であってクラス１管DB2/SA2重大事故等クラス２管であってクラス２管DB3/SA2重大事故等クラス２管であってクラス３管

DB4/SA2重大事故等クラス２管であってクラス４管

2NT2 補③ V -2-5-2-1-1 Rl｀

PLR-PD-1 (DB) (1/6)

cr:,NT2補③ V -2-5-2-1-1 Rl｀

PLR-PD-l(DB) (2/6)

--::iNT2補③ V -2-5-2-1-1 Rl｀

PLR-PD-l(DB) (3/6)

(9\V)

8G) 1ー己（ーW1d図誉 参‘A◎
毎rn 1-1-Z-9-Z-g Z

8

(9 \ 9 ) (8 G ) 1ー 己ー W1d，

1ー己ー(8G)(9\9)
図 誉 参‘

A ◎毎rn 1- 1- Z- 9- Z-g Z

10

NT2補③ V -2-5-2-1-1 Rl｀

PLR-PD-1 (SA) (1/6)

12

NT2補③ V -2-5-2-1-1 Rl｀

PLR-PD-1 (SA) (2/6)

13

NT2補③ V -2-5-2-1-1 Rl

鳥敵図

PLR-PD-l(SA) (3/6)

ーー(9\v) （V S) 1 Gd 81d

図誉 参‘A◎毎rn 1- 1- Z- 9- Z-g Z

14

(9 \ 9 ) (V S ) 1ー G d ー 8 1 dA◎ 毎
rn 1- 1- Z- 9- Z-g Z15

81dGdー1ー(VS)(9\9)
図 誉 参‘

A ◎毎
rn 1- 1- Z- 9- Z-g Z

16

17

NT2 補③ V -2-5-2-1-1 R2

鳥敵図

PLR-PD-2 (DB) (1/ 4)

18

NT2補③ V -2-5-2-1-1 R2｀

PLR-PD-2(DB) (2/4)

19

NT2補③ V -2-5-2-1-1 R2

PLR-PD-2(DB) (3/4)

A ◎毎
Zt! 1- 1- Z- 9- Z-g Z

20

21

NT2 補③ V -2-5-2-1-1 R2｀

PLR-PD-2 (SA) (1/ 4)

22NT2補③ V -2-5-2-1-1 R2｀

PLR-PD-2(SA) (2/4)

23

NT2補③ V -2-5-2-1-1 R2｀

PLR-PD-2(SA) (3/4)

A ◎毎
Zt! 1- 1- Z- 9- Z-g Z

24

25

＊3：
＊4：

注記＊1：
＊2：

系統名称

残留熱除去設残留熱除去系
備

原子炉冷却材 原子炉冷却材
再循環設備
再循環系

設備名称

ＳＡ

ＤＢ

ＤＢ

施設
＊1
分類
＊2

クラス１管

クラス１管

機器等の区分

常設耐震／防止 重大事故等クラス２管

―

―

設備分類

―

Ｓ

Ｓ

耐震設計上の重要度分類―

ⅣＬ(Ｌ)＋Ｓｄ

ⅡＬ＋Ｓｓ

ⅠＬ＋Ｓｓ

ⅡＬ＋Ｓｄ

ⅠＬ＋Ｓｄ

ⅣＬ(Ｌ)＋Ｓｄ

ⅡＬ＋Ｓｓ

ⅡＬ＋Ｓｄ
ⅠＬ＋Ｓｓ

ⅠＬ＋Ｓｄ

＊3,4

荷重の組合せ―Ⅳ AＳ

ⅢAＳⅣA Ｓ

Ⅲ AＳ

許容応力状態

ＤＢは設計基準対象施設，ＳＡは重大事故等対処設備を示す。
「常設耐震／防止」は常設耐震重要重大事故防止設備，「常設／防止」は常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備，「常設／緩和」は常設重大事故緩和設備を示す。
運転状態の添字Lは荷重，(Ｌ)は荷重が長期間作用している状態を示す。
許容応力状態ごとに最も厳しい条件又は包絡条件を用いて評価を実施する。

原子炉冷却系統施設

施設名称

本計算書において考慮する荷重の組合せ及び許容応力を下表に示す。

荷重の組合せ及び許容応力

計算条件

3.1

3.

耐震設計上の重要度分類耐震設計上の重要度分類本計算書において考慮する設計用地震力の算出に用いる設備評価用床応答曲線を下表に示す。

なお，設備評価用床応答曲線は「Ⅴ-2-1-7設計用床応答曲線の作成方針」に基づき策定したものを用いる。また，減衰定数は「Ⅴ-2-1-6減衰定数を用いる。

地震応答解析の基本方針」に記載の

耐震設計上の重要度分類

43

NT2補③ V -2-5-2-1-1 R3鳥轍図

PLR-PD-1

44

NT2補③ V -2-5-2-1-1 R3鳥轍図

PLR-PD-1

45NT2補③ V -2-5-2-1-1 R3鳥轍図

PLR-PD-1

耐震設計上の重要度分類

49

NT2補③ V -2-5-2-1-1 R3鳥轍図

PLR-PD-2

50

NT2補③ V -2-5-2-1-1 R3鳥轍図

PLR-PD-2

51

NT2補③ V -2-5-2-1-1 R3鳥轍図

PLR-PD-2

下表に示すとおり最大応力及び疲労累積係数はそれぞれの許容値以下である。

下表に示すとおり計算応力及び計算荷重はそれぞれの許容値以下である。

R1

R1E

下表に示すとおり応答加速度が機能確認済加速度以下又は計算応力が許容応力以下である。

56

及び評価結果を記載している。下表に，代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果を示す。

代表モデルは各モデルの最大応力点の応力と裕度を算出し，応力分類毎に裕度最少のモデルを選定して鳥瞰図，計算条件

代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果

ⅣＡＳの計算応力は，ⅤＡＳとⅣＡＳの大きい方を記載している。

※ⅢＡＳの一次＋二次応力の許容値はⅣＡＳと同様であることから，地震荷重が大きいⅣＡＳの一次＋二次応力裕度最少を代表とする。

代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果（クラス１範囲）

4.2.4

NT2 補③ V-2-5-2-1-1 R0E