玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５９条 】

資料番号：SA設-17-2 改2

玄海原子力発電所 ３／４号炉

2017年12月15日
日本原子力発電株式会社

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

東海第二発電所

備考

6.10.2 重大事故等時

6.10.2 重大事故等時■本条文に旧定義「設計基準拡張設備」

6.10.2.1 概

6.10.2.1 概

はない。

要

中央制御室には、重大事故等が発生した場合においても運転員がとどまるために必要な重大事
故等対処設備を設置及び保管する。

要

炉心の著しい損傷が発生した場合（重大事故等対処設備（特定重大事故等対処施設を構成するものを除く。）が有する原子炉格納容器の破損を防止するための機能が損なわれた場合を除く。）
においても運転員が中央制御室にとどまるために必要な重大事故等対処設備を設置及び保管する。

中央制御室（重大事故等時）の概略系統図を第 6.10.1 図に示す。

■設備の相違（設計方針の相違）
・先行ＢＷＲの審査の過程において得られた技術的知見の反映■記載表現の相違（実質的な相違なし）

中央制御室（重大事故等時）の系統概要図を第 6.10−1 図から第 6.10−4 図に示す。

・用語の統一「概略系統図⇒系統概要図」（以下，同じ）。
・東二では，系統概要図を複数の図に分けて記載

6.10.2.2 設計方針

6.10.2.2 設計方針

（1） 居住性を確保するための設備(1) 中央制御室の居住性を確保するための設備■記載表現の相違（実質的な相違なし）

重大事故等時において中央制御室の居住性を確保するための設備として以下の重大事故等対処

重大事故等時において，中央制御室の居住性を確保するための設備として重大事故等対処設

・技術的能力と手順の名称を整合

設備（中央制御室空調装置による居住性の確保並びに中央制御室の照明による居住性の確保並び備（中央制御室換気系による居住性の確保，原子炉建屋ガス処理系による居住性の確保，原子■居住性確保のための設備の相違に中央制御室内の酸素及び二酸化炭素濃度の測定）を設ける。

炉建屋外側ブローアウトパネルの閉止による居住性の確保，中央制御室待避室による居住性の①既設空調の使用確保，可搬型照明（ＳＡ）による居住性の確保並びに酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計による・東二は先行ＰＷＲと同様，既設の中央

居住性の確保）を設ける。

制御室換気系を使用する。
・先行ＢＷＲでは，既設空調は使用せず，可搬型の空調設備を使用するため，設計方針が異なる。
②待避室の設置・東二は先行ＢＷＲと同様，待避室を使用する。フィルタベント実施中に中央制御室の運転員は待避室に待避し，被ばくを低減する。
・先行ＰＷＲには待避室がないことが異なる。
③非常用ガス処理系の運用・運転員の被ばく低減のために東二は原子炉建屋ガス処理系を使用する。これは，先行ＢＷＲと同じ（ＳＧＴＳ）。
・先行ＰＷＲは，中央制御室空調以外の換気設備を使用しない。

a.

中央制御室空調装置による居住性の確保

ａ．中央制御室換気系による居住性の確保

重大事故等対処設備（中央制御室空調装置による居住性の確保）として、中央制御室遮へい

重大事故等対処設備（中央制御室換気系による居住性の確保）として中央制御室遮蔽，中並びに補助建屋換気空調設備のうち中央制御室空調装置の中央制御室非常用循環ファン、中央制御室換気系空気調和機ファン，中央制御室換気系フィルタ系ファン及び中央制御室換気

1■設備の相違（設計方針の相違）
・原子炉建屋ガス処理系について，東二赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５９条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉
央制御室空調ファン、中央制御室循環ファン及び中央制御室非常用循環フィルタユニットを東海第二発電所
系フィルタユニットを使用する。

使用する。また、代替電源設備として大容量空冷式発電機を使用する。

備考の設備名称を記載（以下，同じ）■記載内容の相違（記載方針の相違）
・電源に関しては後述しているため，削除（他条文と整合）（以下，同じ）

重大事故等時において、中央制御室空調装置は、微粒子フィルタ及びよう素フィルタを内重大事故等時において，中央制御室換気系は，高性能粒子フィルタ及びチャコールフィル■記載箇所の相違（記載方針の相違）

蔵した中央制御室非常用循環フィルタユニット並びに中央制御室非常用循環ファンからなるタを内蔵した中央制御室換気系フィルタユニット並びに中央制御室換気系フィルタ系ファン

・先行ＢＷＲでは全面マスク等の記載

非常用ラインを設け、外気との連絡口を遮断し、中央制御室非常用循環フィルタユニットをからなる非常用ラインを設け，外気との連絡口を遮断し，中央制御室換気系フィルタユニッが追加されているが，先行ＰＷＲの記

通る閉回路循環方式とし、運転員を過度の放射線被ばくから防護する設計とする。中央制御

トを通る閉回路循環方式とし，運転員を過度の被ばくから防護する設計とする。

載に含まれているため，反映箇所なし

室遮へいは、重大事故等時に、中央制御室にとどまり必要な操作を行う運転員を過度の放射線被ばくから防護する設計とする。運転員の被ばくの観点から結果が最も厳しくなる重大事

中央制御室遮蔽は，重大事故等時において，中央制御室にとどまり必要な操作を行う運転員を過度の被ばくから防護する設計とする。

故等時に全面マスクの着用及び運転員の交代要員体制を考慮し、その実施のための体制を整

運転員の被ばくの観点から結果が最も厳しくなる重大事故等時における全面マスクの着用備することで、中央制御室空調装置及び中央制御室遮へいの機能と併せて、運転員の実効線及び運転員の交代要員体制を考慮してその実施のための体制を整備し，中央制御室換気系，

量が７日間で 100mSv を超えないようにすることにより、中央制御室の居住性を確保できる設

中央制御室遮蔽及び中央制御室待避室の機能と併せて，運転員の実効線量が7日間で100mSv

計とする。

を超えないようにすることで，中央制御室の居住性の確保が可能な設計とする。

外部との遮断が長期にわたり、室内の雰囲気が悪くなった場合には、外気を中央制御室非常用循環フィルタユニットで浄化しながら取り入れることも可能な設計とする。

■設備名称の相違（実質的な相違なし）■記載表現の相違（実質的な相違なし）
・用語の統一「放射線被ばく⇒被ばく」（以下，同じ）

中央制御室換気系は，外部との遮断が長期にわたり，室内の環境条件が悪化した場合には，外気を中央制御室換気系フィルタユニットで浄化しながら取り入れることも可能な設計とする。

中央制御室非常用循環ファン、中央制御室空調ファン及び中央制御室循環ファンは、ディ

中央制御室換気系空気調和機ファン及び中央制御室換気系フィルタ系ファンは，非常用電ーゼル発電機に加えて、代替電源設備である大容量空冷式発電機から給電できる設計とする。

源設備の非常用ディーゼル発電機に加えて，常設代替交流電源設備である常設代替高圧電源〔先行ＢＷＲとの相違〕

装置から給電が可能な設計とする。

・先行ＢＷＲでは，可搬型空調設備を重■設備の相違（設計方針の相違）

具体的な設備は、以下のとおりとする。

具体的な設備は，以下のとおりとする。

大事故等対処設備としており，設計方・中央制御室遮へい（３号及び４号炉共用）・中央制御室遮蔽

針が先行ＰＷＲ及び東二と異なる。

・中央制御室非常用循環ファン（３号及び４号炉共用、既設）・中央制御室空調ファン（３号及び４号炉共用、既設）・中央制御室換気系空気調和機ファン■記載内容の相違（記載方針の相違）

・中央制御室循環ファン（３号及び４号炉共用、既設）・中央制御室換気系フィルタ系ファン

・東二では，空気調和機の内部に空気調・中央制御室非常用循環フィルタユニット（３号及び４号炉共用、既設）・中央制御室換気系フィルタユニット

和機ファンが設置されている構造で・大容量空冷式発電機（10.2 代替電源設備）

・常設代替高圧電源装置（10.2 代替電源設備）あるため，先行ＰＷＲのように「中央その他、設計基準事故対処設備である補助建屋換気空調設備のうち中央制御室空調装置のその他，設計基準事故対処設備である非常用電源設備の非常用ディーゼル発電機を重大事

制御室空調ユニット」を別に記載して中央制御室空調ユニット及び非常用電源設備のディーゼル発電機を重大事故等対処設備とし故等対処設備として使用する。

て使用する。

いない。
■設備名称の相違（実質的な相違なし）
・非常用電源設備の名称である「非常用ディーゼル発電機」を記載（以下，同じ）

ｂ．原子炉建屋ガス処理系による居住性の確保
重大事故等対処設備（原子炉建屋ガス処理系による居住性の確保）として原子炉建屋ガス処理系の非常用ガス処理系排風機及び非常用ガス再循環系排風機を使用する。

2■設備の相違（設計方針の相違）
・東二では，運転員の被ばく低減に原子炉建屋ガス処理系に期待しているた赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５９条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉

東海第二発電所
重大事故等時において，炉心の著しい損傷が発生した場合に，非常用ガス再循環系排風機

備考
め，先行ＰＷＲに対して設備を追加

は，原子炉建屋原子炉棟内雰囲気を100％／5時間の割合で再循環する容量を持つ設計とす

・先行ＢＷＲの記載と整合させているる。非常用ガス処理系排風機は，原子炉建屋原子炉棟内雰囲気を100％／日の割合で換気す

が，設備の分類が異なる（先行ＢＷＲる容量を持ち，原子炉建屋原子炉棟を負圧に維持するとともに，原子炉格納容器から原子炉

では，非常用ガス処理系を「運転員の建屋原子炉棟内に漏えいした放射性物質を含む気体を非常用ガス処理系排気筒から排気する

被ばくを低減するための設備」としてことで，中央制御室にとどまる運転員を過度の被ばくから防護する設計とする。

別に分類

非常用ガス処理系排風機及び非常用ガス再循環系排風機は，非常用電源設備の非常用ディーゼル発電機に加えて，常設代替交流電源設備である常設代替高圧電源装置から給電が可能な設計とする。
具体的な設備は，以下のとおりとする。

〔先行ＢＷＲとの相違〕
・東二は，非常用ガス処理系の前段に非常用ガス再循環系を有している。
・東二の非常用ガス処理系は，主排気筒・非常用ガス処理系排風機

ではなく，非常用ガス処理系から原子・非常用ガス再循環系排風機

炉建屋内のガスを排出・ブローアウトパネル閉止装置
・常設代替高圧電源装置（10.2 代替電源設備）
その他，設計基準事故対処設備である非常用電源設備の非常用ディーゼル発電機を重大事
故等対処設備として使用する。
ｃ．原子炉建屋外側ブローアウトパネルの閉止による居住性の確保
重大事故等対処設備（原子炉建屋外側ブローアウトパネルの閉止による居住性の確保）としてブローアウトパネル閉止装置を使用する。

■設備の相違（設計方針の相違）
・先行ＢＷＲの審査の過程において得られた技術的知見から，原子炉建屋外重大事故等時において，炉心の著しい損傷が発生し，原子炉建屋ガス処理系を起動する際

側ブローアウトパネルを閉止するたに，原子炉建屋外側ブローアウトパネルを閉止する必要がある場合には，ブローアウトパネ

めの設備としてブローアウトパネル

ル閉止装置を電動で閉操作し，原子炉建屋外側ブローアウトパネル開口部を閉止すること

閉止装置を追加

で，原子炉建屋原子炉棟の放射性物質の閉じ込め機能を維持し，中央制御室にとどまる運転

・設計基準事故対処設備である原子炉

員を過度の被ばくから防護する設計とする。また，ブローアウトパネル閉止装置は，人力で建屋外側ブローアウトパネルを重大の閉操作も可能な設計とする。

事故等対処設備として使用

ブローアウトパネル閉止装置は，常設代替交流電源設備である常設代替高圧電源装置から給電が可能な設計とする。

・先行ＢＷＲでは 46 条の設備としてブローアウトパネルが開放することを記

具体的な設備は，以下のとおりとする。

載しているが，東二では 59 条の設備と・ブローアウトパネル閉止装置

して中央制御室の居住性を確保するた・常設代替高圧電源装置（10.2 代替電源設備）

めにブローアウトパネル閉止装置を設

その他，設計基準事故対処設備である原子炉建屋外側ブローアウトパネル，原子炉建屋原

置し，電動又は人力により原子炉建屋外

子炉棟及び非常用電源設備の非常用ディーゼル発電機を重大事故等対処設備として使用す

側ブローアウトパネル開口部の閉止がる。

可能なことを記載

ｄ．中央制御室待避室による居住性の確保

3

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５９条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉

東海第二発電所
重大事故等対処設備（中央制御室待避室による居住性の確保）として中央制御室待避室遮

備考■設備の相違（設計方針の相違）

蔽，中央制御室待避室空気ボンベユニット（空気ボンベ），差圧計，衛星電話設備（可搬・居住性確保のため待避室を新設型）（待避室）及びデータ表示装置（待避室）を使用する。

〔先行ＢＷＲとの相違〕(a) 中央制御室待避室遮蔽，中央制御室待避室空気ボンベユニット（空気ボンベ），差圧計

・先行ＢＷＲでは「換気空調設備及び炉心の著しい損傷後の格納容器圧力逃がし装置を作動させる場合に放出される放射性雲遮蔽設備」に含めているが，東二で通過時において，中央制御室待避室空気ボンベユニット（空気ボンベ）は，待避中の運転は「中央制御室待避室による居住性員の窒息を防止するために十分な換気容量を確保するとともに，中央制御室待避室を正圧の確保」として別に分類化することで，放射性物質の中央制御室待避室への流入を一定時間完全に防ぐことが可能な設計とする。中央制御室待避室遮蔽は，格納容器圧力逃がし装置作動時に，中央制御室

・記載は，先行ＢＷＲの該当箇所と整合にとどまる運転員を過度の被ばくから防護する設計とする。
中央制御室と中央制御室待避室との間で，差圧計により中央制御室待避室の正圧化に必
要な差圧を確保できていることの把握が可能な設計とする。

■設備の相違（設計方針の相違）〔先行ＢＷＲとの相違〕

運転員の被ばくの観点から結果が最も厳しくなる重大事故等時における全面マスクの着・差圧計は，先行ＢＷＲが可搬型設備

用及び運転員の交代要員体制を考慮してその実施のための体制を整備し，中央制御室換気であるのに対し，東二では常設設備

系及び中央制御室遮蔽の機能と併せて，運転員の実効線量が7日間で100mSvを超えないよ

として待避室内に設置

うにすることで，中央制御室待避室の居住性の確保が可能な設計とする。
具体的な設備は，以下のとおりとする。
・中央制御室待避室遮蔽・中央制御室待避室空気ボンベユニット（空気ボンベ）
・差圧計(b) 衛星電話設備（可搬型）（待避室）
重大事故等時において，衛星電話設備（可搬型）（待避室）は，中央制御室待避室に待避した運転員が緊急時対策所と通信連絡が可能な設計とする。
衛星電話設備（可搬型）（待避室）は，全交流動力電源喪失時においても常設代替交流
電源設備である常設代替高圧電源装置から給電が可能な設計とする。
具体的な設備は，以下のとおりとする。

■設備の相違（設計方針の相違）
・先行ＰＷＲにはない設備であり，記載は先行ＢＷＲと整合〔先行ＢＷＲとの相違〕
・東二は，「無線連絡設備」をＳＡとしていない。

・衛星電話設備（可搬型）（待避室）

・東二は，非常用ディーゼル発電機から・常設代替高圧電源装置（10.2 代替電源設備）

給電しない。

(c) データ表示装置（待避室）
重大事故等時において，データ表示装置（待避室）は，中央制御室待避室に待避した運転員が，中央制御室待避室の外に出ることなく，原子炉施設の主要な計測装置を継続して監視が可能な設計とする。
データ表示装置（待避室）は，全交流動力電源喪失時においても常設代替交流電源設備
である常設代替高圧電源装置から給電が可能な設計とする。

4■設備の相違（設計方針の相違）
・先行ＰＷＲにはない設備であり，記載は先行ＢＷＲと整合■設備の相違（設計方針の相違）
・東二は，非常用ディーゼル発電機か赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５９条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉

東海第二発電所
具体的な設備は，以下のとおりとする。

備考
ら給電しない。

・データ表示装置（待避室）
・常設代替高圧電源装置（10.2 代替電源設備）b.

中央制御室の照明による居住性の確保
重大事故等対処設備（中央制御室の照明による居住性の確保）として、可搬型照明（SA）を使用する。また、代替電源設備として大容量空冷式発電機を使用する。

ｅ．可搬型照明（ＳＡ）による居住性の確保
重大事故等対処設備（可搬型照明（ＳＡ）による居住性の確保）として可搬型照明（ＳＡ）を使用する。

重大事故等時において、中央制御室の照明は、可搬型照明（SA）により確保できる設計とす

重大事故等時において，中央制御室及び中央制御室待避室の照明は，可搬型照明（ＳＡ）

る。可搬型照明（SA）は、ディーゼル発電機に加えて、代替電源設備である大容量空冷式発電により確保が可能な設計とする。可搬型照明（ＳＡ）は，常設代替交流電源設備である常設機から給電できる設計とする。

代替高圧電源装置から給電が可能な設計とする。

具体的な設備は、以下のとおりとする。

具体的な設備は，以下のとおりとする。

・可搬型照明（SA）（３号及び４号炉共用）

・可搬型照明（ＳＡ）

・大容量空冷式発電機（10.2 代替電源設備）

・常設代替高圧電源装置（10.2 代替電源設備）■設備の相違（設計方針の相違）
・東二は，待避室でも可搬型照明を使用する。
・東二は，非常用ディーゼル発電機から給電しない。

その他、設計基準事故対処設備である非常用電源設備のディーゼル発電機を重大事故等対処設備として使用する。
c. 中央制御室内の酸素及び二酸化炭素濃度の測定
重大事故等対処設備（中央制御室内の酸素及び二酸化炭素濃度の測定）として、酸素濃度計
及び二酸化炭素濃度計を使用する。
重大事故等時において、可搬型の酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は、中央制御室内の酸素及び二酸化炭素濃度が活動に支障がない範囲にあることを把握できる設計とする。

重大事故等対処設備（酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計による居住性の確保）として酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計を使用する。

・東二は，酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計を中央制御室と待避室で兼用する。

中央制御室待避室内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度が活動に支障がない範囲にあることの把したがって，それぞれの個数は，1＋予握が可能な設計とする。

備 1 の合計 2 個となる。
（⇒主要機器仕

具体的な設備は，以下のとおりとする。

・酸素濃度計（３号及び４号炉共用）・酸素濃度計・二酸化炭素濃度計（３号及び４号炉共用）・二酸化炭素濃度計

汚染の持ち込み防止■運用の相違（設計方針の相違）

重大事故等時において，可搬型の酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は，中央制御室内及び具体的な設備は、以下のとおりとする。

（2） 汚染の持ち込みを防止するための設備
a.

ｆ．酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計による居住性の確保

様）(2) 汚染の持ち込みを防止するための設備
ａ．チェンジングエリアの設置及び運用による汚染の持ち込みの防止

重大事故等が発生し、中央制御室の外側が放射性物質により汚染したような状況下におい重大事故等が発生し，中央制御室の外側が放射性物質により汚染したような状況下におい■記載内容の相違（記載方針の相違）て、運転員が中央制御室の外側から室内に放射性物質による汚染を持ち込むことを防止するて，運転員が中央制御室の外側から室内に放射性物質による汚染を持ち込むことを防止する

・身体の汚染検査，作業服の着替え等ため、身体サーベイ及び作業服の着替え等を行うための区画を設けるとともに、以下の重大ため，原子炉建屋付属棟4階の空調機械室に身体の汚染検査，作業服の着替え等を行うためを行うための区画の設置場所を明記

事故等対処設備（汚染の持ち込み防止）を設ける。

の区画を設けるとともに，重大事故等対処設備（チェンジングエリアの設置及び運用による■作業服の着替え「等」：除染エリア，

汚染の持ち込みの防止）を設ける。
重大事故等対処設備（汚染の持ち込み防止）として、可搬型照明（SA）を使用する。また、代替電源設備として大容量空冷式発電機を使用する。
照明については、可搬型照明（SA）により確保できる設計とする。身体サーベイの結果、運重大事故等対処設備（チェンジングエリアの設置及び運用による汚染の持ち込みの防止）として可搬型照明（ＳＡ）を使用する。
照明については，可搬型照明（ＳＡ）により確保が可能な設計とする。身体の汚染検査の

5

クリーンエリア赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５９条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉

東海第二発電所

備考

転員の汚染が確認された場合は、運転員の除染を行うことができる区画を、身体サーベイを結果，運転員の汚染が確認された場合は，運転員の除染を行う区画を，身体の汚染検査を行行う区画に隣接して設けることができるよう考慮する。可搬型照明（SA）は、ディーゼル発電

う区画に隣接して設けることが可能なように考慮する。可搬型照明（ＳＡ）は，常設代替交■設備の相違（設計方針の相違）

機に加えて、代替電源設備である大容量空冷式発電機から給電できる設計とする。

流電源設備である常設代替高圧電源装置から給電が可能な設計とする。

・東二は，非常用ディーゼル発電機か

具体的な設備は、以下のとおりとする。

具体的な設備は，以下のとおりとする。

・可搬型照明（SA）（３号及び４号炉共用）

・可搬型照明（ＳＡ）

・大容量空冷式発電機（10.2 代替電源設備）

・常設代替高圧電源装置（10.2 代替電源設備）

ら給電しない。

その他、設計基準事故対処設備である非常用電源設備のディーゼル発電機を重大事故等対処設備として使用する。
ディーゼル発電機、中央制御室遮へい、中央制御室非常用循環ファン、中央制御室空調ファン、

中央制御室遮蔽，中央制御室換気系空気調和機ファン，中央制御室換気系フィルタ系ファン，

中央制御室循環ファン、中央制御室非常用循環フィルタユニット及び中央制御室空調ユニットは、

中央制御室換気系フィルタユニット，非常用ガス処理系排風機，非常用ガス再循環系排風機，原設計基準事故対処設備であるとともに、重大事故等時においても使用するため、「1.1.7 重大事

子炉建屋外側ブローアウトパネル，原子炉建屋原子炉棟及び非常用ディーゼル発電機は，設計基

故等対処設備に関する基本方針」に示す設計方針を適用する。ただし、多様性、位置的分散等を考準事故対処設備であるとともに，重大事故等時においても使用するため，「1.1.7 重大事故等対

慮すべき対象の設計基準事故対処設備はないことから、「1.1.7 重大事故等対処設備に関する基

処設備に関する基本方針」に示す設計方針を適用する。ただし，多様性及び位置的分散を考慮す

本方針」のうち多様性、位置的分散等の設計方針は適用しない。

べき対象の設計基準事故対処設備はないことから，「1.1.7 重大事故等対処設備に関する基本方■設備名称の相違（実質的な相違な
し）■設備の相違（設計方針の相違）

針」のうち多様性及び位置的分散の設計方針は適用しない。
原子炉建屋外側ブローアウトパネル及び原子建屋原子炉棟については，「9.1 原子炉格納施設
9.1.2 重大事故等時」に示す。
ディーゼル発電機及び大容量空冷式発電機については、「10.2 代替電源設備」にて記載する。

非常用ディーゼル発電機及び常設代替高圧電源装置については，「10.2 代替電源設備」に示す。
■基準適合性の記載について①中央制御室空調，酸素濃度計，二酸
化炭素濃度計及び可搬型照明については，先行ＰＷＲと整合②先行ＰＷＲにない設備（待避室，差圧計，衛星電話設備及びデータ表示装置）は，先行ＢＷＲと整合③その他は，東二の他条文及び類型化と整合

6.10.2.2.1 多様性、位置的分散

6.10.2.2.1 多様性，位置的分散

基本方針については、「1.1.7.1 多様性、位置的分散、悪影響防止等」に示す。

基本方針については，「1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。

中央制御室空調装置は、多重性を持ったディーゼル発電機から給電できる設計とする。また、３中央制御室換気系及び原子炉建屋ガス処理系は，多重性を有する非常用ディーゼル発電機から号炉及び４号炉で共用することにより、号炉間において多重性を持つ設計とする。

給電が可能な設計とする。

中央制御室非常用循環ファン、中央制御室空調ファン、中央制御室循環ファン及び可搬型照明

中央制御室換気系空気調和機ファン及び中央制御室換気系フィルタ系ファン，原子炉建屋ガス■記載表現の相違（実質的な相違なし）（SA）は、ディーゼル発電機に対して多様性を持った大容量空冷式発電機から給電できる設計と処理系の非常用ガス処理系排風機及び非常用ガス再循環系排風機，ブローアウトパネル閉止装置

・用語の統一「多様性を持った⇒多様

6

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５９条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉
する。
電源設備の多様性、位置的分散については「10.2 代替電源設備」にて記載する。

東海第二発電所
並びに可搬型照明（ＳＡ）は，非常用ディーゼル発電機に対して多様性を有する常設代替交流電
源設備の常設代替高圧電源装置から給電が可能な設計とする。
電源設備の多様性及び位置的分散については，「10.2 代替電源設」に示す。

備考
性を有する」■設備の相違（設計方針の相違）
・東二は，単機プラントであり，号炉間の多重性は該当しない。
■記載内容の相違〔先行ＢＷＲとの相違〕
・空気ボンベ，衛星電話設備，データ表示装置，酸素濃度計及び二酸化炭
素濃度計は，防止設備ではなく，代替するＤＢ設備がないため，多様性
及び位置的分散の要求事項は該当しない。そのため記載を削除した。
・先行ＰＷＲも酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計を記載していない。
・ただし，原子炉建屋ガス処理系及び可搬型照明は，防止設備ではないものの，空調及び照明に対しる代替電源からの給電が基準要求であるため記載している。

6.10.2.2.2 悪影響防止

6.10.2.2.2 悪影響防止

基本方針については、「1.1.7.1 多様性、位置的分散、悪影響防止等」に示す。

基本方針については，「1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。

中央制御室空調装置による居住性の確保に使用する中央制御室遮へいは、原子炉補助建屋と一中央制御室換気系による居住性の確保，原子炉建屋ガス処理系による居住性の確保並びに中央体のコンクリート構造物とし、倒壊等により他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。設計基

制御室待避室による居住性の確保に使用する中央制御室遮蔽及び中央制御室待避室遮蔽は，原子し）準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用する設計とす

炉建屋付属棟と一体のコンクリート構造物とし，倒壊等のおそれはなく，他の設備に悪影響を及・遮蔽は，「倒壊等のおそれはなく」とる。中央制御室空調装置による居住性の確保のために使用する中央制御室非常用循環ファン、中ぼさない設計とする。中央制御室遮蔽は，設計基準対象施設として使用する場合と同じ構成で重央制御室空調ファン、中央制御室循環ファン、中央制御室非常用循環フィルタユニット及び中央大事故等対処設備として使用することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

制御室空調ユニットは、設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処
設備として使用することで、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

■記載表現の相違（実質的な相違な記載
・遮蔽に対しては「系統構成→構成」

中央制御室換気系による居住性の確保に使用する中央制御室換気系空気調和機ファン，中央制■倒壊「等」：損壊

御室換気系フィルタ系ファン及び中央制御室換気系フィルタユニット並びに原子炉建屋ガス処理■記載方針の相違

系による居住性の確保に使用する原子炉建屋ガス処理系の非常用ガス処理系排風機及び非常用ガ・東二の「1.1.7 重大事故等対処設備に

ス再循環系排風機は，設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

関する基本方針」に基づき，「悪影響

備として使用することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

の防止」として系統的な影響を記載する。
・地震，火災，溢水，風(台風)及び竜巻による影響は，「1.1.7.3 環境条件」にて考慮する。可搬型については，必要7

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５９条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉

東海第二発電所

備考
により落下防止，転倒防止，固縛等の措置をとる。

原子炉建屋外側ブローアウトパネルの閉止による居住性の確保に使用するブローアウトパネル■設備の相違閉止装置は，他の設備から独立して使用が可能なことで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計と・先行ＢＷＲの審査の過程において得する。また，ブローアウトパネル閉止装置は，閉動作により，他の設備に悪影響を及ぼさない設られた技術的知見から，原子炉建屋外計とする。

側ブローアウトパネルを閉止するための設備としてブローアウトパネル
閉止装置を追加し，記載は先行ＢＷＲと整合

中央制御室待避室による居住性の確保に使用する中央制御室待避室空気ボンベユニット（空気ボンベ），差圧計，衛星電話設備（可搬型）（待避室）及びデータ表示装置（待避室）は，他の設備から独立して使用が可能なことで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。
中央制御室の照明による居住性の確保に使用する可搬型照明（SA）は、他の設備から独立して使用可能なことにより、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。また、可搬型照明（SA）は、設

可搬型照明（ＳＡ）による居住性の確保に使用する可搬型照明（ＳＡ）は，他の設備から独立して使用が可能なことで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

置場所において固定することで、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

〔先行ＰＷＲとの相違〕
・先行ＰＷＲでは，待避室による居住性確保のための設備がない。
〔先行ＢＷＲとの相違〕
・先行ＢＷＲでは，衛星電話を「10.12
通信連絡設備」に示している。

中央制御室内の酸素及び二酸化炭素濃度の測定に使用する酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計

酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計による居住性の確保に使用する酸素濃度計，二酸化炭素濃度

・先行ＢＷＲでは，衛星電話設備，デーは、他の設備から独立して使用可能なことにより、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

計は，他の設備から独立して使用が可能なことで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

タ表示装置が常設であるのに対し，東汚染の持ち込み防止に使用する可搬型照明（SA）は、他の設備から独立して使用可能なことによチェンジングエリアの設置及び運用による汚染の持ち込みの防止に使用する可搬型照明（Ｓ

二では可搬型。差圧計が可搬型である

り、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。また、可搬型照明（SA）は、設置場所において固Ａ）は，他の設備から独立して使用が可能なことで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす定することで、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

る。

6.10.2.2.3 共用の禁止のに対し，東二では常設。

■設備の相違（設計方針の相違）

基本方針については、「1.1.7.1 多様性、位置的分散、悪影響防止等」に示す。

・東二は施設内に２以上の発電用原子中央制御室（中央制御室遮へい含む）は、プラントの状況に応じた運転員の相互融通などを考慮

炉施設がないことから，対象外

し、居住性にも配慮した共通のスペースとしている。スペースの共用により、必要な情報（相互のプラント状況、運転員の対応状況等）を共有・考慮しながら、総合的な運転管理（事故処置を含む。
）をすることで安全性の向上が図れるため、３号炉及び４号炉で共用する設計とする。
各号炉の監視・操作盤は、共用によって悪影響を及ぼさないよう、一部の共通設備を除いて独立して設置することで、一方の号炉の監視・操作中に、他号炉のプラント監視機能が喪失しない設計とする。
中央制御室空調装置は、重大事故等時において中央制御室非常用循環ファン、中央制御室空調
ファン、中央制御室循環ファン、中央制御室非常用循環フィルタユニット及び中央制御室空調ユ
ニットの共用により自号炉の系統だけでなく他号炉の系統も使用することで安全性の向上が図れることから、３号炉及び４号炉で共用する設計とする。
３号炉及び４号炉それぞれの中央制御室空調装置は、共用により悪影響を及ぼさないよう独立して設置する設計とする。

8

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５９条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉

東海第二発電所

備考

6.10.2.2.4 容量等
基本方針については、「1.1.7.2 容量等」に示す。

6.10.2.2.3 容 量 等
基本方針については，「1.1.7.2 容量等」に示す。

■設備名称の相違（実質的な相違なし）の放射線被ばくから防護する設計とする。運転員の被ばくの観点から結果が最も厳しくなる重大

中央制御室換気系による居住性の確保並びに中央制御室待避室による居住性の確保として使用■設備の相違事故等時に全面マスクの着用及び運転員の交代要員体制を考慮し、その実施のための体制を整備する中央制御室遮蔽及び中央制御室待避室遮蔽は，重大事故等時において，中央制御室又は中央

・先行ＢＷＲは可搬型の空調設備によすることで、中央制御室空調装置及び中央制御室遮へいの機能と併せて、運転員の実効線量が７制御室待避室にとどまり必要な操作を行う運転員を過度の被ばくから防護する設計とする。運転る対応であり，東二及び先行ＰＷＲ

日間で 100mSv を超えないようにすることにより、中央制御室の居住性を確保できる設計とする。

員の被ばくの観点から結果が最も厳しくなる重大事故等時における全面マスクの着用及び運転員と適合方針が異なる。

中央制御室遮へいは、重大事故等時に、中央制御室にとどまり必要な操作を行う運転員を過度重大事故等時において中央制御室の居住性を確保するための設備として使用する中央制御室非の交代要員体制を考慮し，その実施のための体制を整備することで，中央制御室換気系，中央制■設備の相違（設計方針の相違）

御室遮蔽，中央制御室待避室遮蔽及び中央制御室待避室空気ボンベユニット（空気ボンベ）の機

・運転員の被ばくが最も厳しくなる重能と併せて，運転員の実効線量が7日間で100mSvを超えないようにすることで，中央制御室及び大事故は，フィルタベント実施時で中央制御室待避室の居住性の確保が可能な設計とする。

あるため，待避室の機能も併せて

常用循環ファン、中央制御室空調ファン、中央制御室循環ファン及び中央制御室空調ユニットは、

重大事故等時において，中央制御室換気系による居住性の確保として使用する中央制御室換気

設計基準事故対処設備の中央制御室空調装置と兼用しており、重大事故等時に運転員を過度の放系空気調和機ファン及び中央制御室換気系フィルタ系ファンは，設計基準事故対処設備の中央制・東二では，空調ユニットに相当する

射線被ばくから防護するために中央制御室内の換気に必要なファン容量及びフィルタ容量に対し御室換気系と兼用しており，運転員を過度の被ばくから防護するための中央制御室内の換気に必

空気調和機のフィルタ機能に期待して十分であるため、設計基準事故対処設備と同仕様で設計する。

要なファン容量に対して十分であるため，設計基準事故対処設備と同仕様で設計する。

ていないため，「フィルタ容量」を削

重大事故等時において中央制御室の居住性を確保するための設備として使用する中央制御室非100mSv 以下とする。

除常用循環フィルタユニットは、設計基準事故対処設備としてのフィルタ性能が重大事故等時に運重大事故等時において，中央制御室換気系による居住性の確保として使用する中央制御室換気

転員を過度の放射線被ばくから防護するために必要な放射性物質の除去効率及び吸着能力に対し系フィルタユニットは，設計基準事故対処設備としてのフィルタ性能が重大事故等時においてもて、十分であるため、設計基準事故対処設備と同仕様で設計する。

運転員を過度の被ばくから防護するために必要な放射性物質の除去効率及び吸着能力に対して十分であるため，設計基準事故対処設備と同仕様で設計する。
原子炉建屋ガス処理系による居住性の確保として使用する原子炉建屋ガス処理系の非常用ガス処理系排風機及び非常用ガス再循環系排風機並びに原子炉建屋外側ブローアウトパネルの閉止に■設備の相違（設計方針の相違）
・先行ＰＷＲにない設備であり，記載は先行ＢＷＲと整合よる居住性の確保として使用するブローアウトパネル閉止装置は，重大事故等時において，運転・先行ＢＷＲの審査の過程において得員を過度の被ばくから防護するために必要な容量を有する設計とする。原子炉建屋ガス処理系のられた技術的知見から，原子炉建屋外

非常用ガス処理系排風機及び非常用ガス再循環系排風機は，設計基準事故対処設備としての仕様

側ブローアウトパネルを閉止するたが，重大事故等時においても運転員の被ばくの低減が可能なように原子炉建屋原子炉棟内を負圧めの設備としてブローアウトパネルに維持するとともに，非常用ガス処理系排気筒を通して排気口から放出するために必要なファン

閉止装置を追加

容量に対して十分であるため，設計基準事故対処設備と同仕様で設計する。
中央制御室待避室による居住性の確保として使用する中央制御室待避室空気ボンベユニット（空気ボンベ）は，重大事故等時において，中央制御室待避室の居住性を確保するため，中央制
御室待避室を正圧化することで，中央制御室待避室に待避した運転員の窒息を防止するため及び給気ライン以外から中央制御室待避室内へ外気の流入を一定時間遮断するために必要な容量を有するものを1セット13本使用する。保有数は，1セット13本に，故障時及び保守点検による待機除外時の予備として7本を加えた合計20本を保管する。
中央制御室待避室による居住性の確保として使用する差圧計は，中央制御室待避室の正圧化さ

9■設備の相違（設計方針の相違）
・先行ＰＷＲにない設備であり，記載は先行ＢＷＲと整合赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５９条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉

東海第二発電所

備考

れた室内と中央制御室との差圧の監視が可能な計測範囲を有する設計とする。
中央制御室待避室による居住性の確保として使用するデータ表示装置（待避室）は，中央制御■設備の相違（設計方針の相違）

室待避室に待避した運転員が原子炉施設の主要な計測装置を継続して監視するために必要なデー

・先行ＰＷＲにない設備の記載は，先タの伝送及び表示が可能な設計とする。データ表示装置（待避室）は，重大事故等時に必要な1

行ＢＷＲと整合させているが，先行式に，故障時及び保守点検による待機除外時の予備として1式を加えた合計2式を中央制御室内に

ＢＷＲと東二では扱いが異なる。

保管する。

・データ表示装置：可搬型⇒常設

中央制御室待避室による居住性の確保として使用する衛星電話設備（可搬型）（待避室）は，
重大事故等時に正圧化した中央制御室待避室に待避した運転員が緊急時対策所と通信連絡を行う
ために必要な式数を保管する設計とする。保有数は，重大事故等に対処するために必要な1式・衛星電話設備：常設⇒可搬型
・衛星電話設備の記載は，先行ＢＷ
Ｒの 62 条と整合に，故障時及び保守点検時の待機除外時の予備として1式を加えた合計2式を中央制御室内に保管
可搬型照明（SA）は、重大事故等時に中央制御室の制御盤での操作に必要な照度を有するものをする。

３号炉、４号炉それぞれで３個、重大事故等時に身体サーベイ及び作業服の着替え等に必要な照可搬型照明（ＳＡ）による居住性の確保として使用する可搬型照明（ＳＡ）は，重大事故等時度を有するものを２個使用する。保有数は、３号炉、４号炉の中央制御室用としてそれぞれで１セに中央制御室の操作盤での操作に必要な照度を有するものを3個及び中央制御室待避室の居住性

ット３個、重大事故等時に身体サーベイ及び作業服の着替え等を行う区画用として１セット２個、を確保するために必要な照度を有するものを1個使用する。保有数は，中央制御室用として1セッ

保守点検は目視点検であり、保守点検中でも使用可能であるため、保守点検用は考慮せずに、故障

ト3個，中央制御室待避室用として1セット1個，保守点検は目視点検であり保守点検中でも使用■設備の相違（設計方針の相違）

時のバックアップ用として２個の合計 10 個（３号及び４号炉共用）を保管する。

が可能であるため，保守点検用は考慮せずに，故障時の予備として1個の合計5個を中央制御室内・設備の相違による台数の相違

酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は、中央制御室内の居住環境の基準値を上回る範囲を測定で■設備名称の相違（実質的な相違なし）
・「6.10.2.2(1)ｄ．
」及び他条文（61条）と整合に保管する。

きるものを、それぞれ１個を１セットとし、３号炉及び４号炉で１セット使用する。保有数は、３酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計による居住性の確保として使用する酸素濃度計及び二酸化炭■記載内容の相違（記載方針の相違）

号炉及び４号炉で１セット、故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として２セ素濃度計は，中央制御室及び中央制御室待避室の酸素濃度及び二酸化炭素濃度が活動に支障がな

・東二は，酸素濃度計及び二酸化炭素濃ットの合計３セット（３号及び４号炉共用）を保管する。

い範囲内にあることの測定が可能なものを，それぞれ1個を1セットとし，1セット使用する。保度計を中央制御室及び中央制御室待有数は，重大事故等時に必要な1セットに加え，故障時及び保守点検による待機除外時の予備と避室で使用するため，保管場所を明確

して1セットを加えた合計2セットを中央制御室内に保管する。

化

チェンジングエリアの設置及び運用による汚染の持ち込みの防止として使用する可搬型照明（ＳＡ）は，重大事故等時に身体の汚染検査及び作業服の着替え等に必要な照度を有するものを3個使用する。保有数は，保守点検は目視点検であり保守点検中でも使用が可能であるため，保守点検用は考慮せずに，重大事故等時に身体の汚染検査及び作業服の着替え等を行う区画用として1セット3個，故障時の予備として1個の合計4個を空調機械室内に保管する。
6.10.2.2.5 環境条件等
基本方針については、「1.1.7.3 環境条件等」に示す。
中央制御室遮へいは、コンクリート構造物として原子炉補助建屋と一体であり、建屋として重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。
中央制御室非常用循環ファン、中央制御室空調ファン及び中央制御室循環ファンは原子炉補助
建屋内に設置し、重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。操作は中央制御室で可能な設計とする。

6.10.2.2.4 環境条件等
基本方針については，「1.1.7.3 環境条件等」に示す。
中央制御室遮蔽及び中央制御室待避室遮蔽は，コンクリート構造物として原子炉建屋付属棟と一体であり，建屋として重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。
中央制御室換気系空気調和機ファン及び中央制御室換気系フィルタ系ファンは，原子炉建屋付
属棟内に設置し，重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。また，中央制御室換気
系空気調和機ファン及び中央制御室換気系フィルタ系ファンは，中央制御室から操作が可能な設

中央制御室非常用循環フィルタユニット及び中央制御室空調ユニットは、原子炉補助建屋内に

計とする。

10

■設備名称の相違（実質的な相違なし）

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５９条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉
設置し、重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。
駆動源（空気）が喪失した場合、又は直流電源が喪失した場合には、空気作動ダンパの操作は、

東海第二発電所

備考

中央制御室換気系フィルタユニットは，原子炉建屋付属棟内に設置し，重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。

原子炉補助建屋内の設置場所で可能な設計とする。

■設備の相違（設計方針の相違）
・東二のＡＯ弁は，フェイルオープン
であり，現場での人力操作は発生しないため，先行ＰＷＲのようなダンパに関する記載はない。
（「6.10.2.2.5 操作性の確保」に記
載）

原子炉建屋ガス処理系の非常用ガス処理系排風機及び非常用ガス再循環系排風機は，原子炉建
屋原子炉棟内に設置し，重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。また，非常用ガ
ス処理系排風機及び非常用ガス再循環系排風機は，中央制御室から操作が可能な設計とする。
ブローアウトパネル閉止装置は，原子炉建屋原子炉棟の壁面（屋外）に設置し，重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。

■設備の相違（設計方針の相違）
・先行ＢＷＲの審査の過程において得られた技術的知見から，原子炉建屋外側ブローアウトパネルを閉止するための設備としてブローアウトパネル
閉止装置を追加し，記載は先行ＢＷＲと整合

中央制御室待避室空気ボンベユニット（空気ボンベ）は，原子炉建屋付属棟内に設置し，重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。
差圧計は，中央制御室待避室に設置し，重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。
衛星電話設備（可搬型）（待避室）及びデータ表示装置（待避室）は，中央制御室に保管する
可搬型照明（SA）は、原子炉補助建屋内に保管するとともに、中央制御室及び原子炉補助建屋内とともに，中央制御室待避室で使用し，重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。

に設置し、重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。中央制御室並びに身体サーベ

可搬型照明（ＳＡ）は，中央制御室内及び空調機械室内に保管するとともに，中央制御室，中イ及び作業服の着替え等を行うための区画で操作可能な設計とする。

央制御室待避室及び空調機械室に設置し，重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。また，可搬型照明（ＳＡ）は，中央制御室，中央制御室待避室及び空調機械室で操作が可能

酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は、中央制御室内で保管及び使用し、重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。操作は中央制御室（計測場所)で可能な設計とする。

な設計とする。
酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は，中央制御室内で保管するとともに，中央制御室及び中央
制御室待避室で使用し，重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。また，酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は，中央制御室（計測場所）及び中央制御室待避室（計測場所）で操作が可能な設計とする。

6.10.2.2.6 操作性の確保
基本方針については、「1.1.7.4 操作性及び試験・検査性について」に示す。

6.10.2.2.5 操作性の確保
基本方針については，「1.1.7.4 操作性及び試験・検査性について」に示す。

11■先行ＢＷＲと記載の整合赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５９条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉

東海第二発電所

備考

中央制御室遮蔽及び中央制御室待避室遮蔽は，原子炉建屋付属棟と一体構造とし，重大事故等
中央制御室非常用循環ファン、中央制御室空調ファン、中央制御室循環ファン、中央制御室非常時において，操作を必要とせず直ちに使用が可能な設計とする。

■設備名称の相違（実質的な相違なし）

用循環フィルタユニット及び中央制御室空調ユニットを使用した中央制御室空調装置による居住

中央制御室換気系空気調和機ファン，中央制御室換気系フィルタ系ファン及び中央制御室換気

・先行ＰＷＲは中央制御室の既設空調性の確保を行う系統は、重大事故等が発生した場合でも、設計基準対象施設として使用する場合

系フィルタユニットを使用した中央制御室換気系による居住性の確保を行う系統は，重大事故等をＳＡとしており，東二も同じ。

と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用する設計とする。運転モード切替は、中央制御時においても設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として・先行ＢＷＲは可搬型空調設備による

室換気系隔離信号による自動作動のほか、中央制御室での操作スイッチによる手動切替操作も可

使用する設計とする。運転モード切替は，中央制御室換気系隔離信号による自動作動のほか，中対応であり，設計方針が異なる。

能な設計とする。また、運転モード切替に使用する空気作動ダンパは、駆動源（空気）が喪失した

央制御室でのスイッチによる手動切替操作も可能な設計とする。また，運転モード切替に使用す■設備の相違（設計方針の相違）

場合、又は直流電源が喪失した場合にも一般的に使用される工具を用いて現場にて人力で開操作

る空気作動ダンパは，駆動源（空気）が喪失した場合又は電源が喪失した場合に開となり，現場・東二の中央制御室換気系のＡＯ弁が可能な構造とする。

での人力による操作が不要な構造とする。

中央制御室非常用循環ファン、中央制御室空調ファン及び中央制御室循環ファンは、中央制御室の制御盤の操作スイッチでの操作が可能な設計とする。

は，フェイルオープンであり，現場での人力操作は発生しない。

中央制御室換気系空気調和機ファン及び中央制御室換気系フィルタ系ファンは，中央制御室の操作盤のスイッチでの操作が可能な設計とする。

・東二の給排気隔離弁は，ＭＯ弁であるが，非常用ディーゼル発電機に加えて，常設代替高圧電源装置から給電が可能な設計とする。
・先行ＢＷＲは可搬型空調設備による対応であり，設備が異なるため，先行ＰＷＲの記載と整合■記載内容の相違（記載方針の相違）

原子炉建屋ガス処理系の非常用ガス処理系排風機及び非常用ガス再循環系排風機を使用した原子炉建屋ガス処理系による居住性の確保を行う系統は，重大事故等時においても設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用する設計とする。原子炉
建屋ガス処理系の起動は，原子炉建屋隔離信号により自動起動するほか，中央制御室でのスイッチによる手動起動操作も可能な設計とする。原子炉建屋ガス処理系の起動に使用する空気作動ダ〔先行ＢＷＲとの相違〕
・原子炉建屋ガス処理系の自動起動に関する記載を追加
・中央制御室換気系の記載に合わせて
ＡＯ弁の記載を追加

ンパは，駆動源（空気）が喪失した場合又は電源が喪失した場合に開となり，現場での人力による操作が不要な構造とする。

■設備の相違（設計方針の相違）

ブローアウトパネル閉止装置は，中央制御室の操作盤のスイッチでの操作が可能な設計とす

・先行ＢＷＲの審査の過程において得る。また，ブローアウトパネル閉止装置は，電源供給ができない場合においても，現場で人力にられた技術的知見から，原子炉建屋より容易かつ確実に操作が可能な設計とする。

外側ブローアウトパネルを閉止するための設備としてブローアウトパネ
ル閉止装置を追加■設備の相違中央制御室待避室空気ボンベユニット（空気ボンベ），差圧計，衛星電話設備（可搬型）（待避室），データ表示装置（待避室）及び可搬型照明（ＳＡ）は，設計基準対象施設と兼用せず，他の系統と切り替えることなく使用が可能な設計とする。
酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は，通常待機時に使用する設備ではなく，重大事故等時において，他の系統と切り替えることなく使用が可能な設計とする。

12・先行ＰＷＲにない設備であり，記載は先行ＢＷＲと整合
・酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計
は，設計基準対象施設と重大事故等対処設備を兼用しているため，記載赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５９条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉

東海第二発電所

備考を適正化した。
（先行ＢＷＲと整合）■記載の適正化

中央制御室待避室空気ボンベユニット（空気ボンベ）は，重大事故等時において，中央制御室

・中央制御室待避室空気ボンベユニッ

内での手動弁操作により，通常待機時の隔離された状態から速やかに使用開始が可能な設計とす

トは，空気の隔離弁を開けるだけでる。

待避室の加圧が開始する系統構成となっており，系統切替は不要■設備の相違（設計方針の相違）

差圧計は，中央制御室待避室に設置し，重大事故等時において，操作を必要とせず直ちに使用が可能な設計とする。

・差圧計は，先行ＢＷＲは可搬型であるが，東二は常設とする。

衛星電話設備（可搬型）（待避室）は，汎用の接続コネクタを用いて接続することで，容易か可搬型照明（SA）、酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は、設計基準対象施設と兼用せず、他の系
統と切り替えることなく使用できる設計とする。また、汎用品を用いる等、付属の操作スイッチにより容易かつ確実に設置場所で操作ができる設計とする。

つ確実に使用が可能な設計とする。

■記載の相違

データ表示装置（待避室）は，汎用の電源ケーブル及びネットワークケーブルを用いて接続す・スイッチ操作により操作性を確保することにより，容易かつ確実に接続し，原子炉施設の主要な計測装置を継続して監視が可能な設ることとし，「汎用品」であることの計とする。

記載を削除（先行ＢＷＲと整合）

可搬型照明（SA）、酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は、人力により運搬ができる設計とする。

■先行ＢＷＲとの相違

可搬型照明（SA）は、設置場所において固定できる設計とする。

・東二の可搬型設備は，中央制御室に可搬型照明（SA）の電源ケーブルの接続はコネクタ接続とし、接続規格を統一することにより、確実に接続できる設計とする。接続口は、３号炉及び４号炉とも同一規格の設計とする。

保管し中央制御室又は中央制御室待可搬型照明（ＳＡ）の電源ケーブルの接続は，コンセントによる接続とし，接続規格を統一することで，確実に接続が可能な設計とする。
可搬型照明（ＳＡ），酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は，付属のスイッチにより設置場所で操作が可能な設計とする。
衛星電話設備（可搬型）（待避室），データ表示装置（待避室），可搬型照明（ＳＡ），酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は，人力により運搬が可能な設計とする。

避室で使用する，若しくは空調機械室に保管し空調機械室で使用するため，アクセスルートの記載は不要■地震，火災，溢水，風(台風)及び竜巻による影響は，「1.1.7.3 環境条件」にて考慮する。可搬型については，必要により落下防止，転倒防止，固縛等の措置をとる。

6.10.2.3 主要設備及び仕様
中央制御室の主要設備及び仕様を第 6.10.2 表及び第 6.10.3 表に示す。

6.10.2.3 主要設備及び仕様
中央制御室の主要設備及び仕様を第6.10−2表及び第6.10−3表に示す。

6.10.2.4 試験検査
基本方針については、「1.1.7.4 操作性及び試験・検査性について」に示す。
中央制御室空調装置による居住性の確保に使用する中央制御室遮へいは、主要部分の断面寸法が確認できる設計とする。また、外観の確認が可能な設計とする。

6.10.2.4 試験検査
基本方針については，「1.1.7.4 操作性及び試験・検査性について」に示す。
中央制御室換気系による居住性の確保並びに中央制御室待避室による居住性の確保に使用する■記載の整合・先行ＰＷＲ，東二の類型化分類，他
条文と記載を整合

中央制御室遮蔽及び中央制御室待避室遮蔽は，原子炉の運転中又は停止中に外観の確認が可能な■運用の相違（設計方針の相違）

設計とする。

・断面寸法は，外観確認で異常がなけ

13赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５９条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉

東海第二発電所

備考
れば変化しないと考えられる。

中央制御室空調装置による居住性の確保に使用する中央制御室（気密性）、中央制御室非常用循

■設備名称の相違（実質的な相違なし）

環ファン、中央制御室空調ファン、中央制御室循環ファン、中央制御室非常用循環フィルタユニッ

中央制御室換気系による居住性の確保に使用する中央制御室換気系空気調和機ファン，中央制

ト及び中央制御室空調ユニットは、非常用ラインにて機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能

御室換気系フィルタ系ファン及び中央制御室換気系フィルタユニットは，原子炉の運転中又は停な設計とする。

止中に閉回路循環ラインによる機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

中央制御室非常用循環ファン、中央制御室空調ファン及び中央制御室循環ファンは、分解が可能な設計とする。
中央制御室非常用循環フィルタユニット及び中央制御室空調ユニットは、差圧確認が可能な設計とする。また、内部の確認が可能なように、点検口を設ける設計とする。
中央制御室非常用循環フィルタユニットは、性能の確認が可能なようフィルタを取り出すことができる設計とする。

中央制御室換気系による居住性の確保に使用する中央制御室換気系空気調和機ファン及び中央
制御室換気系フィルタ系ファンは，原子炉の停止中に分解が可能な設計とする。
中央制御室換気系による居住性の確保に使用する央制御室換気系フィルタユニットは，原子炉の運転中又は停止中に差圧確認が可能な設計とする。また，中央制御室換気系フィルタユニット
は，原子炉の停止中に内部確認を行えるように，点検口を設ける設計とし，性能の確認を行えるように，フィルタを取り出すことが可能な設計とする。
原子炉建屋ガス処理系による居住性の確保に使用する原子炉建屋ガス処理系の非常用ガス処理
系排風機及び非常用ガス再循環系排風機は，原子炉の運転中又は停止中に機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。また，原子炉建屋ガス処理系による居住性の確保に使用する原子炉建屋ガス処理系の非常用ガス処理系排風機及び非常用ガス再循環系排風機は，原子炉の停止中に分解が可能な設計とする。

■設備の相違（設計方針の相違）

原子炉建屋外側ブローアウトパネルの閉止による居住性の確保に使用するブローアウトパネル

・先行ＢＷＲの審査の過程において得閉止装置は，原子炉の運転中又は停止中に外観の確認が可能な設計とする。また，ブローアウト

られた技術的知見から，原子炉建屋

パネル閉止装置は，原子炉の停止中に機能・性能の確認が可能な設計とする。

外側ブローアウトパネルを閉止するための設備としてブローアウトパネ
ル閉止装置を追加し，記載は先行Ｂ
ＷＲと整合

中央制御室待避室による居住性の確保に使用する衛星電話設備（可搬型）（待避室）及びデー
タ表示装置（待避室）は，原子炉の運転中又は停止中に機能・性能及び外観の確認が可能な設計とする。
中央制御室待避室による居住性の確保に使用する中央制御室待避室空気ボンベユニット（空気ボンベ）は，原子炉の運転中又は停止中に規定圧力及び外観の確認が可能な設計とする。
中央制御室待避室による居住性の確保に使用する差圧計は，原子炉の運転中又は停止中に模擬入力による機能・性能の確認（特性の確認）及び標準器等による校正が可能な設計とする。

■運用の相違（設計方針の相違）〔先行ＢＷＲとの相違〕
・待避室は，原子炉停止中に，交換する空気ボンベを使って正圧化の試験が可能

中央制御室の照明による居住性の確保及び汚染の持ち込み防止に使用する可搬型照明（SA）は、点灯させることにより機能・性能の確認ができる設計とする。

■標準器「等」：仮設圧力計可搬型照明（ＳＡ）による居住性の確保及びチェンジングエリアの設置及び運用による汚染の持ち込みの防止に使用する可搬型照明（ＳＡ）は，原子炉の運転中又は停止中に点灯させること

中央制御室内の酸素及び二酸化炭素濃度の測定に使用する酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計
は、機能・性能の確認（特性の確認）が可能なように、標準器等による校正ができる設計とする。

で，機能・性能の確認が可能な設計とする。
酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計による居住性の確保に使用する酸素濃度計及び二酸化炭素濃14赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５９条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉

東海第二発電所

備考

度計は，模擬入力による機能・性能の確認（特性の確認）及び標準器等による校正が可能な設計■標準器「等」：校正用基準ガス（酸とする。

素，二酸化炭素）

第 6.10.2 表 中央制御室（重大事故等時）（常設）の設備仕様
第 6.10−2 表 中央制御室（重大事故等時）（常設）の設備仕様（1） 中央制御室遮へい（３号及び４号炉共用） １式(1) 中央制御室遮蔽兼用する設備は以下のとおり。

一式

・中央制御室（通常運転時等）

兼用する設備は以下のとおり。

・中央制御室（重大事故等時）

・中央制御室（通常運転時等）

・遮へい設備・中央制御室（重大事故等時）
・遮蔽設備
材

料

鉄筋コンクリート遮蔽厚（2） 中央制御室非常用循環ファン（３号及び４号炉共用、既設）

以上(2) 中央制御室換気系兼用する設備は以下のとおり。

ａ．中央制御室換気系空気調和機ファン

・中央制御室（通常運転時等）

兼用する設備は以下のとおり。

・中央制御室（重大事故等時）

・中央制御室（通常運転時等）

・中央制御室空調装置（通常運転時等）

・中央制御室（重大事故等時）

・中央制御室空調装置（重大事故等時）

・中央制御室換気系（通常運転時等）

台
容

数
量

・中央制御室換気系（重大事故等時）

４３

約 110m ／min（１台当たり）台

数

1（予備1）

容量

約42,500m３／h（1台当たり）（3） 中央制御室空調ファン（３号及び４号炉共用、既設）兼用する設備は以下のとおり。

ｂ．中央制御室換気系フィルタ系ファン

・中央制御室（通常運転時等）

兼用する設備は以下のとおり。

・中央制御室（重大事故等時）

・中央制御室（通常運転時等）

・中央制御室空調装置（通常運転時等）

・中央制御室（重大事故等時）

・中央制御室空調装置（重大事故等時）

・中央制御室換気系（通常運転時等）

台

数

４

容

量

約 500m３／min（１台当たり）・中央制御室換気系（重大事故等時）
台

数

1（予備1）

容量

約5,100m３／h（1台当たり）（4） 中央制御室循環ファン（３号及び４号炉共用、既設）兼用する設備は以下のとおり。
・中央制御室（通常運転時等）
・中央制御室（重大事故等時）

15

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５９条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉

東海第二発電所・中央制御室空調装置（通常運転時等）
・中央制御室空調装置（重大事故等時）
台

数

４

容

量

約 500m３／min（１台当たり）（5） 中央制御室非常用循環フィルタユニット（３号及び４号炉共用、既設）兼用する設備は以下のとおり。

ｃ．中央制御室換気系フィルタユニット

・中央制御室（通常運転時等）

兼用する設備は以下のとおり。

・中央制御室（重大事故等時）

・中央制御室（通常運転時等）

・中央制御室空調装置（通常運転時等）

・中央制御室（重大事故等時）

・中央制御室空調装置（重大事故等時）

・中央制御室換気系（通常運転時等）

型

式

電気加熱コイル、微粒子フィルタ及びよう素フィルタ内蔵型

基

数

２

・中央制御室換気系（重大事故等時）
型

式

高性能粒子フィルタ及びチャコールフィルタ内蔵型

約 110m ／min（１基当たり）基数

1（予備 1）

よう素除去効率95％以上

粒子除去効率

粒子除去効率99％以上（0.7μm 粒子）

よう素除去効率（総合除去効率） 97％以上

容

量

３

99.97％以上（直径 0.5μm 以上の粒子）（6） 中央制御室空調ユニット（３号及び４号炉共用、既設）兼用する設備は以下のとおり。
・中央制御室（通常運転時等）
・中央制御室（重大事故等時）
・中央制御室空調装置（通常運転時等）
・中央制御室空調装置（重大事故等時）型

式

粗フィルタ及び冷水冷却コイル内蔵型

基

数

４

容

量

約 500m３／min（１基当たり）(3) 原子炉建屋ガス処理系
ａ．非常用ガス処理系排風機兼用する設備は以下のとおり。
・中央制御室（重大事故等時）
・水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備
・原子建屋ガス処理系
台

数

1（予備1）

容量

約3,570m３／h（1台当たり）16

備考赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５９条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉

東海第二発電所

備考（原子炉建屋原子炉棟内空気を1日に1回換気が可能な量）ｂ．非常用ガス再循環系排風機兼用する設備は以下のとおり。
・中央制御室（重大事故等時）
・水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備
・原子建屋ガス処理系
台

数

1（予備1）

容量

約17,000m３／h（1台当たり）■設備の相違（設計方針の相違）(4) ブローアウトパネル閉止装置
個

数・先行ＢＷＲの審査の過程において得10られた技術的知見から，原子炉建屋
外側ブローアウトパネルを閉止するための設備としてブローアウトパネ
ル閉止装置を追加(5) 中央制御室待避室遮蔽一式兼用する設備は以下のとおり。
・中央制御室（重大事故等時）
・遮蔽設備
材

料

鉄筋コンクリート

遮蔽厚以上■設備の相違（設計方針の相違）(6) 差 圧 計個

〔先行ＢＷＲとの相違〕

数

測定範囲

1

・先行ＢＷＲの差圧計は，可搬型

0〜60Pa［gage］

第 6.10.3 表 中央制御室（重大事故等時）（可搬型）の設備仕様
第6.10−3表 中央制御室（重大事故等時）（可搬型）の設備仕様(1) 中央制御室待避室空気ボンベユニット（空気ボンベ）
本

数

13（予備7）

容量

約47L（1本当たり）■設備の相違（設計方針の相違）(2) 衛星電話設備（可搬型）（待避室）
式

数

17

1（予備1）〔先行ＢＷＲとの相違〕
・先行ＢＷＲの衛星電話は，常設

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５９条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉

東海第二発電所
使用回線

衛星系回線

備考
・先行ＢＷＲは，無線あり■設備の相違（設計方針の相違）(3) データ表示装置（待避室）
式

数

1（1） 可搬型照明（SA）（３号及び４号炉共用）個

数

８（予備２）〔先行ＢＷＲとの相違〕
・先行ＢＷＲのデータ表示装置は，常設(4) 可搬型照明（ＳＡ）
種

類

蓄電池内蔵型照明個

数

7（予備2）（2） 酸素濃度計（３号及び４号炉共用）兼用する設備は以下のとおり。

(5) 酸素濃度計

・中央制御室（通常運転時等）

兼用する設備は以下のとおり。

・中央制御室（重大事故等時）

・中央制御室（通常運転時等）

個

数

測定範囲

１（予備２）
０〜100％

・中央制御室（重大事故等時）
個

数

測定範囲

1（予備1）■運用の相違（設計方針の相違）

0.0〜40.0vol％・酸素濃度計は，18vol％を十分に満足（3） 二酸化炭素濃度計（３号及び４号炉共用）兼用する設備は以下のとおり。

する範囲の検知が可能なものとし，(6) 二酸化炭素濃度計

精度は±0.1vol％を有するものとす

・中央制御室（通常運転時等）

兼用する設備は以下のとおり。

・中央制御室（重大事故等時）

・中央制御室（通常運転時等）

個

数

測定範囲

１（予備２）
０〜２％

る。

・中央制御室（重大事故等時）
個

数

測定範囲

1（予備 1）■運用の相違（設計方針の相違）

0.0〜5.0vol％・二酸化炭素濃度計は，0.5vol％を十分に満足する範囲の検知が可能なものとし，精度は±3.0％F.S.を有するものとする。

18

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５９条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉

東海第二発電所

MO

備考

排煙装置隔離弁MOMO：弁の閉状態を示す。

MO

排気隔離弁
MO

（中央制御室排煙装置）

MO

外気

中央制御室待避室空気ボンベユニット（空気ボンベ）
外気

MO

MO

MO

MO

外気

空気調和機

DPI

AO

給気隔離弁

差圧計

(A)

中央制御室待避室

フィルタユニット
高性能粒子フィルタ

高性能粒子フィルタ

高性能粒子フィルタ

チャコールフィルタ

高性能粒子フィルタ

AO

チャコールフィルタ

AO

酸素濃度計

フィルタ系
ファン

ファン

二酸化炭素濃度計
可搬型照明（ＳＡ）(B)

中央制御室待避室遮蔽

中央制御室
AO

酸素濃度計
二酸化炭素濃度計
可搬型照明（ＳＡ）
中央制御室遮蔽

第 6.10−1 図 中央制御室（重大事故等時） 系統概要図（1）（中央制御室換気系による居住性の確保，可搬型照明（ＳＡ）による居住性の確保，酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計による居住性の確保）

19■記載表現の相違（実質的な相違なし）
・技術的能力と手順の名称を整合

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５９条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉

東海第二発電所

備考

原子炉建屋原子炉棟
ブローアウトパネル
閉止装置

非常用ガス再循環系
フィルタユニット（Ａ）

AO（Ａ）
非常用ガス処理系排気筒へ

AO

AO

非常用ガス
再循環系排風機（Ｂ）
AO

AO

非常用ガス再循環系
フィルタユニット（Ｂ）

AO

AO

AO

原子炉建屋
換気系へ

AO

AO

（Ａ）

AO

非常用ガス処理系
フィルタユニット（Ａ）

非常用ガス
処理系排風機
（Ｂ）

AO

③※１２
AO

非常用ガス処理系
フィルタユニット（Ｂ）

AO

第 6.10−2 図 中央制御室（重大事故等時） 系統概要図（2）（原子炉建屋ガス処理系による居住性の確保）

20■設備の相違（設計方針の相違）
・技術的能力と手順の名称を整合

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５９条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉

東海第二発電所

MO

備考

排煙装置隔離弁MOMO：弁の閉状態を示す。

MO

排気隔離弁
MO

（中央制御室排煙装置）

MO

外気

中央制御室待避室空気ボンベユニット（空気ボンベ）
外気

MO

MO

MO

MO

外気

空気調和機

DPI

AO

給気隔離弁

差圧計

(A)

中央制御室待避室

フィルタユニット
高性能粒子フィルタ

高性能粒子フィルタ

高性能粒子フィルタ

チャコールフィルタ

高性能粒子フィルタ

AO

チャコールフィルタ

AO

酸素濃度計

フィルタ系
ファン

ファン

二酸化炭素濃度計
可搬型照明（ＳＡ）(B)

中央制御室待避室遮蔽

中央制御室
AO

酸素濃度計
二酸化炭素濃度計
可搬型照明（ＳＡ）
中央制御室遮蔽

第 6.10−3 図 中央制御室（重大事故等時） 系統概要図（3）（中央制御室待避室による居住性の確保）

21■設備の相違（設計方針の相違）
・技術的能力と手順の名称を整合

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５９条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉

東海第二発電所

備考■設備の相違（設計方針の相違）
・技術的能力と手順の名称を整合

第 6.10−4 図 中央制御室（重大事故等時） 系統概要図（4）（中央制御室待避室による居住性の確保）

22

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５９条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉

東海第二発電所

備考

8.2 換気空調設備
8.2.1.4 主要設備
（2） 補助建屋換気空調設備
e. 中央制御室空調装置（３号及び４号炉共用、既設）8.2 換気空調設備(b) 重大事故等時

8.2.4 主要設備

■記載方針の相違

ｉ． 設計方針(2) 中央制御室換気系

・6.10 に含まれる設備のため，「6.10

ｂ．重大事故等時制御室」を読み込む記載としてい重大事故等時において、中央制御室空調装置は、微粒子フィルタ及びよう素フィルタを内蔵した中央制御室非常用循環フィルタユニット並びに中央制御室非常用循環ファンからなる非常用ラインを設け、外気との連絡口を遮断し、中央制御室非常用循環フィル
タユニットを通る閉回路循環方式とし、運転員を過度の放射線被ばくから防護する設計

重大事故等が発生した場合においても，中央制御室に運転員がとどまるために必要な換気
空調設備として中央制御室換気系を設ける。
中央制御室換気系については，「6.10 制御室」に示す。

とする。
運転員の被ばくの観点から結果が最も厳しくなる重大事故等時に全面マスクの着用及(3) 中央制御室待避室空気ボンベユニット（空気ボンベ）
炉心の著しい損傷後の格納容器圧力逃がし装置を作動させる場合に放出される放射性雲によ室遮へいの機能と併せて、運転員の実効線量が７日間で100mSvを超えないようにするこる運転員の被ばくを低減するため，中央制御室待避室を正圧化し，放射性物質の中央制御室待とにより、中央制御室の居住性を確保できる設計とする。

避室への流入を一定時間完全に防ぐために必要な換気空調設備として中央制御室待避室空気ボ

室非常用循環フィルタユニットで浄化しながら取り入れることも可能な設計とする。
中央制御室非常用循環ファン、中央制御室空調ファン及び中央制御室循環ファンは、■設備の相違（設計方針の相違）
・6.10 に含まれる設備のため，「6.10制御室」を読み込む記載としていび運転員の交代要員体制を考慮し、その実施のための体制を整備することで、中央制御

外部との遮断が長期にわたり、室内の雰囲気が悪くなった場合には、外気を中央制御る。
（先行ＢＷＲと整合）

ンベユニット（空気ボンベ）を設ける。
中央制御室待避室空気ボンベユニット（空気ボンベ）については，「6.10 制御室」に示す。

ディーゼル発電機に加えて、代替電源設備である大容量空冷式発電機から給電できる設計とする。
その他、設計基準事故対処設備である補助建屋換気空調設備のうち中央制御室空調装
置の中央制御室空調ユニット及び非常用電源設備のディーゼル発電機を重大事故等対処
設備として使用する。
ディーゼル発電機、中央制御室非常用循環ファン、中央制御室空調ファン、中央制御
室循環ファン、中央制御室非常用循環フィルタユニット及び中央制御室空調ユニット
は、設計基準事故対処設備であるとともに、重大事故等時においても使用するため、「1.1.7 重大事故等対処設備に関する基本方針」に示す設計方針を適用する。ただし、多様性、位置的分散等を考慮すべき対象の設計基準事故対処設備はないことから、「1.1.7 重大事故等対処設備に関する基本方針」のうち多様性、位置的分散等の設計
方針は適用しない。
ディーゼル発電機及び大容量空冷式発電機については、「10.2 代替電源設備」にて記載する。
（ⅰ） 多様性、位置的分散
基本方針については、「1.1.7.1 多様性、位置的分散、悪影響防止等」に示す。
中央制御室空調装置は、多重性を持ったディーゼル発電機から給電できる設計とす

23

る。
（先行ＢＷＲと整合）赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５９条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉

東海第二発電所

る。また、３号炉及び４号炉で共用することにより、号炉間において多重性を持つ設計とする。
中央制御室非常用循環ファン、中央制御室空調ファン及び中央制御室循環ファン
は、ディーゼル発電機に対して多様性を持った大容量空冷式発電機から給電できる設計とする。
電源設備の多様性、位置的分散については「10.2 代替電源設備」にて記載する。
（ⅱ） 悪影響防止
基本方針については、「1.1.7.1 多様性、位置的分散、悪影響防止等」に示す。
中央制御室空調装置による居住性の確保のために使用する中央制御室非常用循環フ
ァン、中央制御室空調ファン、中央制御室循環ファン、中央制御室非常用循環フィル
タユニット及び中央制御室空調ユニットは、設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用することで、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。
（ⅲ） 共用の禁止
基本方針については、「1.1.7.1 多様性、位置的分散、悪影響防止等」に示す。
中央制御室空調装置は、重大事故等時において中央制御室非常用循環ファン、中央
制御室空調ファン、中央制御室循環ファン、中央制御室非常用循環フィルタユニット
及び中央制御室空調ユニットの共用により自号炉の系統だけでなく他号炉の系統も使用することで安全性の向上が図れることから、３号炉及び４号炉で共用する設計とする。
３号炉及び４号炉それぞれの中央制御室空調装置は、共用により悪影響を及ぼさないよう独立して設置する設計とする。
（ⅳ） 容量等
基本方針については、「1.1.7.2 容量等」に示す。
重大事故等時において中央制御室の居住性を確保するための設備として使用する中央制御室非常用循環ファン、中央制御室空調ファン、中央制御室循環ファン及び中央
制御室空調ユニットは、設計基準事故対処設備の中央制御室空調装置と兼用しており、重大事故等時に運転員を過度の放射線被ばくから防護するために中央制御室内の換気に必要なファン容量及びフィルタ容量に対して十分であるため、設計基準事故対処設備と同仕様で設計する。
重大事故等時において中央制御室の居住性を確保するための設備として使用する中央制御室非常用循環フィルタユニットは、設計基準事故対処設備としてのフィルタ性能が重大事故等時に運転員を過度の放射線被ばくから防護するために必要な放射性物

24

備考赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５９条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉

東海第二発電所

質の除去効率及び吸着能力に対して、十分であるため、設計基準事故対処設備と同仕様で設計する。
（ⅴ） 環境条件等
基本方針については、「1.1.7.3 環境条件等」に示す。
中央制御室非常用循環ファン、中央制御室空調ファン及び中央制御室循環ファンは
原子炉補助建屋内に設置し、重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。
操作は中央制御室で可能な設計とする。
中央制御室非常用循環フィルタユニット及び中央制御室空調ユニットは、原子炉補助建屋内に設置し、重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。
駆動源（空気）が喪失した場合、又は直流電源が喪失した場合には、空気作動ダンパの操作は、原子炉補助建屋内の設置場所で可能な設計とする。
（ⅵ） 操作性の確保
基本方針については、「1.1.7.4 操作性及び試験・検査性について」に示す。
中央制御室非常用循環ファン、中央制御室空調ファン、中央制御室循環ファン、中央制御室非常用循環フィルタユニット及び中央制御室空調ユニットを使用した中央制
御室空調装置による居住性の確保を行う系統は、重大事故等が発生した場合でも、設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用する設計とする。運転モード切替は、中央制御室換気系隔離信号による自動作動のほか、中央制御室での操作スイッチによる手動切替操作も可能な設計とする。また、運転モード切替に使用する空気作動ダンパは、駆動源(空気)が喪失した場合、又は直流電源が喪失した場合にも一般的に使用される工具を用いて現場にて人力で開操作が可能な構造とする。
中央制御室非常用循環ファン、中央制御室空調ファン及び中央制御室循環ファン
は、中央制御室の制御盤の操作スイッチでの操作が可能な設計とする。
ⅱ． 主要設備及び仕様
中央制御室空調装置の主要設備及び仕様を第8.2.6表に示す。
ⅲ． 試験検査
基本方針については、「1.1.7.4 操作性及び試験・検査性について」に示す。
中央制御室空調装置による居住性の確保に使用する中央制御室（気密性）、中央制御
室非常用循環ファン、中央制御室空調ファン、中央制御室循環ファン、中央制御室非常用循環フィルタユニット及び中央制御室空調ユニットは、非常用ラインにて機能・性能
及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

25

備考赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５９条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉

東海第二発電所

中央制御室非常用循環ファン、中央制御室空調ファン及び中央制御室循環ファンは、分解が可能な設計とする。
中央制御室非常用循環フィルタユニット及び中央制御室空調ユニットは、差圧確認が可能な設計とする。また、内部の確認が可能なように、点検口を設ける設計とする。
中央制御室非常用循環フィルタユニットは、性能の確認が可能なようフィルタを取り出すことができる設計とする。

第8.2.6表 中央制御室空調装置（重大事故等時）（常設）の設備仕様

第 8.2−1 表 換気空調設備（常設）の主要機器仕様（1） 中央制御室非常用循環ファン（３号及び４号炉共用、既設）兼用する設備は以下のとおり。
・中央制御室（通常運転時等）(1) 中央制御室換気系

・中央制御室（重大事故等時）

ａ．中央制御室換気系空気調和機ファン

・中央制御室空調装置（通常運転時等）

兼用する設備は以下のとおり。

・中央制御室空調装置（重大事故等時）

・中央制御室（通常運転時等）

台

数

４

・中央制御室（重大事故等時）

容量約110m３／min（１台当たり）・中央制御室換気系（通常運転時等）
・中央制御室換気系（重大事故等時）（2） 中央制御室空調ファン（３号及び４号炉共用、既設）設備仕様については，「第6.10−2表 中央制御室（重大事故等時）（常設）の設備仕様」に示す。

兼用する設備は以下のとおり。
・中央制御室（通常運転時等）

ｂ．中央制御室換気系フィルタ系ファン

・中央制御室（重大事故等時）
・中央制御室空調装置（通常運転時等）

兼用する設備は以下のとおり。

・中央制御室空調装置（重大事故等時）

・中央制御室（通常運転時等）

台
容

数
量

・中央制御室（重大事故等時）

４３約500m ／min（１台当たり）・中央制御室換気系（通常運転時等）
・中央制御室換気系（重大事故等時）（3） 中央制御室循環ファン（３号及び４号炉共用、既設）兼用する設備は以下のとおり。

設備仕様については，「第6.10−2表 中央制御室（重大事故等時）（常設）の設備仕様」に示す。

・中央制御室（通常運転時等）
・中央制御室（重大事故等時）
・中央制御室空調装置（通常運転時等）
・中央制御室空調装置（重大事故等時）
台

数

４

26

備考

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５９条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉
容量

東海第二発電所

備考

約500m３／min（１台当たり）（4） 中央制御室非常用循環フィルタユニット（３号及び４号炉共用、既設）兼用する設備は以下のとおり。
・中央制御室（通常運転時等）
・中央制御室（重大事故等時）

ｃ．中央制御室換気系フィルタユニット

・中央制御室空調装置（通常運転時等）

兼用する設備は以下のとおり。

・中央制御室空調装置（重大事故等時）

・中央制御室（通常運転時等）

型

式

電気加熱コイル、微粒子フィルタ及びよう素フィルタ内蔵型

・中央制御室（重大事故等時）

基

数

２

・中央制御室換気系（通常運転時等）

容量

約110m３／min（１基当たり）・中央制御室換気系（重大事故等時）

よう素除去効率

95％以上

設備仕様については，「第6.10−2表 中央制御室（重大事故等時）（常設）の設備仕様」

粒子除去効率99％以上（0.7μｍ粒子）に示す。

（5） 中央制御室空調ユニット（３号及び４号炉共用、既設）兼用する設備は以下のとおり。
・中央制御室（通常運転時等）
・中央制御室（重大事故等時）
・中央制御室空調装置（通常運転時等）
・中央制御室空調装置（重大事故等時）型

式

粗フィルタ及び冷水冷却コイル内蔵型

基

数

４

容

量

約500m３／min（１基当たり）(2) 中央制御室待避室空気ボンベユニット（空気ボンベ）
兼用する設備は以下のとおり。
・中央制御室（重大事故等時）
8.3 遮へい設備
8.3.3 主要設備

設備仕様については，「第6.10−3表 中央制御室（重大事故等時）（可搬型）の設備仕様」に示す。

（6） 中央制御室遮へい（３号及び４号炉共用）
b. 重大事故等時

8.3 遮蔽設備

(a) 設計方針

8.3.4 主要設備

■記載方針の相違

8.3.4.5 中央制御室遮蔽・6.10 に含まれる設備のため，「6.10

中央制御室遮へいは、重大事故等時に、中央制御室にとどまり必要な操作を行う運転員27

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５９条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉
を過度の放射線被ばくから防護する設計とする。運転員の被ばくの観点から結果が最も厳しくなる重大事故等時に全面マスクの着用及び運転員の交代要員体制を考慮し、その実施のための体制を整備することで、中央制御室空調装置の機能と併せて、運転員の実効線量が７日間で100mSvを超えないようにすることにより、中央制御室の居住性を確保できる設

東海第二発電所(2) 重大事故等時
重大事故等が発生した場合においても，中央制御室に運転員がとどまるために必要な遮蔽設備として中央制御室遮蔽を設ける。
中央制御室遮蔽については，「6.10 制御室」に示す。

計とする。
ⅰ.

悪影響防止
基本方針については、「1.1.7.1 多様性、位置的分散、悪影響防止等」に示す。
中央制御室空調装置による居住性の確保に使用する中央制御室遮へいは、原子炉補助
建屋と一体のコンクリート構造物とし、倒壊等により他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用する設計とする。

ⅱ.

共用の禁止
基本方針については、「1.1.7.1 多様性、位置的分散、悪影響防止等」に示す。
中央制御室（中央制御室遮へい含む）は、プラントの状況に応じた運転員の相互融通などを考慮し、居住性にも配慮した共通のスペースとしている。スペースの共用により、必要な情報（相互のプラント状況、運転員の対応状況等）を共有・考慮しながら、総合的な運転管理（事故処置を含む。）をすることで安全性の向上が図れるため、３号炉及び４号炉で共用する設計とする。

ⅲ.

容量等
基本方針については、「1.1.7.2 容量等」に示す。
中央制御室遮へいは、重大事故等時に、中央制御室にとどまり必要な操作を行う運転員を過度の放射線被ばくから防護する設計とする。運転員の被ばくの観点から結果が最も厳しくなる重大事故等時に全面マスクの着用及び運転員の交代要員体制を考慮し、その実施のための体制を整備することで、中央制御室空調装置及び中央制御室遮へいの機能と併せて、運転員の実効線量が７日間で100mSvを超えないようにすることにより、中央制御室の居住性を確保できる設計とする。

ⅳ.

環境条件等
基本方針については、「1.1.7.3 環境条件等」に示す。
中央制御室遮へいは、コンクリート構造物として原子炉補助建屋と一体であり、建屋として重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。

ⅴ.

試験検査

28

備考
制御室」を読み込む記載としている。
（先行ＢＷＲと整合）赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違等（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

玄海原子力発電所／東海第二発電所 基本設計比較表 【対象項目： 第５９条 】
玄海原子力発電所 ３／４号炉

東海第二発電所

備考

基本方針については、「1.1.7.4 操作性及び試験・検査性について」に示す。
中央制御室空調装置による居住性の確保に使用する中央制御室遮へいは、主要部分の断面寸法が確認できる設計とする。また、外観の確認が可能な設計とする。

■設備の相違（設計方針の相違）
・6.10 に含まれる設備のため，「6.10

8.3.4.6 中央制御室待避室遮蔽
炉心の著しい損傷後の格納容器圧力逃がし装置を作動させる場合に放出される放射性雲による運転員の被ばくを低減するため，中央制御室内に中央制御室待避室を設ける。中央制御室待避室には，遮蔽設備として中央制御室待避室遮蔽を設ける。
中央制御室待避室遮蔽については，「6.10 制御室」に示す。

第 8.3−1 表 遮蔽設備の主要機器仕様(1) 中央制御室遮蔽兼用する設備は以下のとおり。
・中央制御室（通常運転時等）
・中央制御室（重大事故等時）
・遮蔽設備
設備仕様については，「第6.10−2表 中央制御室（重大事故等時）（常設）の設備仕様」に示す。
(2) 中央制御室待避室遮蔽兼用する設備は以下のとおり。
・中央制御室（重大事故等時）
・遮蔽設備
設備仕様については，「第6.10−2表 中央制御室（重大事故等時）（常設）の設備仕様」に示す。

29

制御室」を読み込む記載としている。
（先行ＢＷＲと整合）