2018冬季号
vol.272「日本製乳株式会社」さま

お客さま
対談

設備の
点検
Point

波及事故を防止しましょう！

「後烏帽子岳から望む屏風岳」
（宮城県）

一
般
財団法人

http://www.t-hoan.or.jp/

電気と保安冬季号 vol.272

2018年

目次

C O N T E N T S
1Ｐ

年頭のごあいさつ
お客さま対談日本製乳株式会社さま検査員の現場報告

1 ヘビが侵入して受変電設備（高圧交流負荷開閉器）に絡まったことが原因で全停電

6Ｐ

2

7Ｐ

スポットライト

２-5Ｐ

ゲリラ雷雨に見舞われた検査員の１日

1 平成28年度の自家用電気工作物（需要設備関係）に係る立入検査結果について

8-11Ｐ

2

電気事故の概要について

3

省エネ補助金について

15Ｐ

設備の点検 Point

波及事故を防止しましょう！

16Ｐ

電気安全セミナー

エリエールプロダクト株式会社福島工場さま

17Ｐ

家庭での電気安全講座

冬は電気コードの過熱に要注意 !!

18Ｐ

地域活動紹介コーナー

小学校で「出前授業」を開催しました

19Ｐ

information

ホームページのご紹介

20Ｐ

電気と保安クイズ

20Ｐ「歴史と文化に彩られた街・上越市」

21Ｐ

我が街紹介

12-14Ｐ

今季号の表紙
うしろ え

ぼ

至寒河江

し だけ

びょう ぶ だ け

「後烏帽子岳から望む屏風岳」
撮影者
福島事業所

関沢IC

山形蔵王IC

笹谷IC

加藤

和一

山形

自動

山形県

車道

286

宮城川崎IC

蔵王温泉
かもしか温泉

蔵王山

後烏帽子岳

遠刈田温泉

鎌倉温泉

村田JCT

みやぎ蔵王えぼしリゾート

屏風岳
宮城県

東

東白石駅

113

白石駅
白石蔵王駅

線

幹

新

北

白石IC

至福島

102

至仙台

457

東北
自動
車道

後烏帽子岳は、えぼし蔵王スキー場の背後にある山で、山頂からは蔵王南部の山々が広がり、中でも屏風岳が眼前に迫ります。屏風岳は、宮城県の最高峰、蔵王連邦中第２位の
標高1,825mを誇り、東面がすっぽりと切れ
落ち、衝立のようになっています。仙台市街
からも白銀に輝く「屏風の壁」を望むことが
できます。

457

笹谷温泉

４

年頭のごあいさつ
一般財団法人東北電気保安協会

理事長

森下

和夫

謹んで新年のご挨拶を申しあげます。
皆さまには、良き年をお迎えのことと心からお慶び申しあげます。
また、平素から、私ども協会に対し格別のご愛顧とご理解を賜り、厚くお礼申しあげます。

な増加など、不測の事態により需給が逼迫するリス
クはあるものと考えられることから、省エネルギーの実践が必要となっています。
そのような中、弊協会では、空調機の運転を止め

さて、わが国経済は、2012年12月に始まった今の景気拡大の長さが高度成長期の「いざなぎ景気」をることなく消費電力を削減できる「空調機自動負荷制御システム」やスマートメーターのＢルートを活用した「エネルギー監視サービス」のご提案を行っ

超え、各種政策の効果もあって、引き続き改善していくことが期待されています。
一方、東北経済は、雇用・設備投資・個人消費など全体としては緩やかに持ち直しが続いている傾向にあります。

ております。
また、省エネルギーを支援するため、専門的知識を有するエコパートナーによる省エネのご提案もさせていただいておりますので、お問い合わせをお待ちしております。

弊協会は、現在、一般のご家庭を中心とした定期調査業務のお客さま数は年間約145万件、ビル、工場などの電気保安管理業務のお客さま数は約5万4千軒になっておりますが、これもひとえに、皆さまの温かいご理解とご支援の賜物と心から感謝申しあげます。

新エネルギーの分野では、再生可能エネルギー特別措置法が施行された後、増加した太陽光発電設備の安定した稼働が必要であり、保守管理が重要になってきております。
弊協会は、これらに対応し、職員の技術レベルの向上のため、協会所有の技術研修用太陽光発電設備
にて研修を行い、安全確保はもちろん発電性能を長期にわたり維持するための効果的な保守サービスの充実に努めることとしております。

本年も、引き続き、自家用電気設備の確実な点検を行うとともに、24時間の監視及び迅速な事故応動により、効率的で、かつ、確実な「電気保安サービス」を提供して参ります。
その取組みとして、電気事故の受付を集中して行さらに弊協会は、電気を安全にお使いいただくた
めに、お客さまの事業場に伺って開催しておりますう「電気事故受付センター」では、お客さまからのお問合せを24時間365日直接受付する体制により、迅速なお客さま対応をご提供できるものと考えております。

「電気安全セミナー」や地域で開催されるフェアへの出展など、電気保安を通じて地域社会と協調しな
がら企業の社会的責任を果たすさまざまな活動を行っております。

また、事故の原因となる不良設備が発見され、改このような取組みを、より一層充実させて参りた
いと存じますので、これからもご活用いただければ修が必要な場合には詳しくご説明し、具体的な改修方法をご提案させていただきます。

幸いです。

今冬の電力需給については、10年に1回程度の厳今後とも、お客さまの声を大切にし、お客さまから、より強い信頼を持っていただき、ご期待に最大寒を想定してもエリア間の市場取引等も考慮して必要な予備率を確保できる見通しであることから、国からの節電要請はなされておりません。

限にお応えできますよう、役職員一同、更に精進して参りますので、本年も引き続きご愛顧のほどよろしくお願い申しあげます。

しかし、発電所における電源脱落等の想定外の事
態や、近年見られる気候変化による電力需要の急激年頭にあたり、皆さまのご繁栄とご健勝を心からお祈り申しあげ、
新年のご挨拶とさせていただきます。

1山形県高畠町に立地する
日本製乳さまの本社・工場

今季号のお客さま

山形県高畠町日本製乳株式会社 さま
山形県民に昔から愛され、親しまれているお菓子があります。薄い板状になっていて、パリッと食べたり、なめたり、やさしい甘さのミ
ルク味がなんとも懐かしい。そうです「おしどりミルクケーキ」。山形を代表するおみやげ品としても人気です。この「おしどりミルクケーキ」
を製造販売しているのが高畠町に本社・工場がある日本製乳株式会社さま。
本日は、日本製乳株式会社 本間寿弘社長をお訪ねし、弊協会常務理事 坂本邦夫がお話しをうかがいました。

日本製乳株式会社代表取締役社長

本間 寿弘さま2

東北電気保安協会
常務理事

坂本 邦夫

創業100年におよぶ古い歴史

正３年（1914）に粉ミルクの開発に成功した

坂本：大正８年（1919）の創業ということで、ほぼ大正８年（1919）には、高畠町に工場を造り100年近くにわたる歴史になりますが、創業

地元酪農民100％出資により日本製乳が設立

当時のお話やその後の経緯についてお聞かせ

され、粉ミルクの製造販売を開始しました。

ください。

ただ当時は、直接粉ミルクを製造する機械がに い じゅくむらと伝わっています。

本間：創業者は、明治９年（1876）二井宿村（現高日本にはなく、練乳を原料にして、それを濃畠町）生まれの梅津勇太郎という人物です。

縮させたせんべい状のものを細かく砕いて粉

地元では小学校の副読本に載っているようなミルクとしていました。

郷土の偉人の一人です。明治29年19歳の時に、さらに加糖した練乳を乾燥させたものを、

酪農振興を目指して時の農商務省に国有林の「ミルクケーキ」と名付けて新しい商品とし払い下げを嘆願し、宮城県七ヶ宿に牧場を造て売り出すとともに、粉ミルクの製造方法を成しました。農家の繁栄のためには畜産も一「遠心乾燥法」という当時としては画期的で、

緒に併せて行う「有畜農業」が必要と考え、今現在も使われているような乾燥方法に変

牛を飼い始めたのがそもそもの発端でした。

え、「おしどり粉ミルク」という名前で日本

明治45年（1912）には製酪事業を開始し、大全国に発売を開始しました。

みんなに愛され続ける郷土のお菓子は時代に先駆けた発想と製品づくりから生まれた
坂本：酪農振興について時代に先駆けた考え方を持ち、会社設立後も、いろいろ技術的な追求など業界に先駆けた取組みをされたわけですね。
本間：その後、時代はだいぶ移り変わりますが、進展してきた乳製品業界の全国展開という流れの中で、昭和35年（1960）に森永乳業の資本

昭和の初め頃、画期的な製法で販売された「おしどり粉ミルク」。手前は「おしどり純良バター」

を受け入れて子会社となる選択をしました。
昭和36年には山形工場を建設して市乳事業に参入し、さらに高畠町糠野目工場を立ち上げてチーズ事業も開始しました。その後は、森永乳業の全社的な再編で、市乳事業は森永の仙台工場に集約され、バター・粉乳など乳製品事業は、福島・郡山工場に集約されます。
日本製乳としては平成20年（2008）より、創業の地である高畠町に本社・工場を構え、ミルクケーキとチーズを中心に製造販売しているという経過です。

主力商品「おしどりミルクケーキ」。定番のミルクのほか、ブルーベリー、
さくらんぼ、ラ・フランスなどさまざまな味がある

体がほとんど知られていない商品で、地元で売ろうにも売れない、それならいっそ東京銀座から粉ミルクを広めていこう、もっと日本中に広めていこうという計画にした、と聞いています。製造は日本製乳で行い、販売は東京銀座の長井越作商店にお願いしたという事業でした。この時に、生産者と販売者が一体になり、助け合い精神をもって日本全国に新しい粉ミルクというものを広めていこうじゃ
ないかという思いを込めて「おしどり」と名創業当時の工場内部

付けたというわけです。
坂本：なるほど、生産者と販売者のお互いの絆とい名前に助け合いの思いを込めてうことですね。
本間：そうです。
そのような絆を大切にする気持ち、

坂本：日本製乳さまの商品と言えば「おしどり粉ミ

助け合い精神は、現在に至るまで当社の中でルク」や「おしどりミルクケーキ」など「お伝統的に受け継がれています。東日本大震災

しどり」という名前がブランドになっていまの時には、森永乳業との連名で、非常食としすが、名前の由来はどういうことだったのでて簡便なミルクケーキ２万5,000袋を支援物資しょうか。

として高畠町に寄贈し、被災者に届けました。

本間：創業当時は、そもそも粉ミルクというもの自坂本：少し甘くて栄養もあって、さぞ喜ばれたので

3

れて取組まれていると伺っていますが、その取組みについて教えてください。
本間：食の安心安全への取組みについては、親会社である森永乳業のシステムを取り入れ、ＨＡ
ＣＣＰ（危害分析重要管理点）からさらに発展させたＭＡＣＣＰ（森永乳業グループの管理システム）を導入して厳重な安全管理・品質管理に取組んでいます。環境についても、
ミルクケーキ２万5,000袋が支援物資として被災者に届けられた当社を含め森永乳業の全グループ会社が「ＩＳＯ14001」を取得し、毎年目標を掲げて取はないでしょうか。ふだん商品を買っていた組みを継続しています。どんなシステムもだくお客さまとの関係も、もちろん大切な絆

作って終わりということではなく、これをということですね。消費者ニーズの把握は日々確実に運用していく、そして見逃していメーカーにとって重要なポイントと思います

る弱点や課題のあるところを改善していくとが、商品の開発でご苦労されていること、あいうことが大事だと思っています。

るいは喜びを感じられたことなどあればお聞

坂本：創業以来いつも前向きで、しかも顧客を大切かせください。

にする経営姿勢、また品質管理への誠実な取本間：商品の開発は、専門のスタッフがいるわけで組みをていねいに続けてきたことで、地域にもなく、自分たちでアイデアを出し合い、試とって非常に誇らしい企業として評価される

行錯誤しながらこれまで行ってきました。うに至ったものと思います。昭和62年度山形市

まくいかなかったケースも数多くあります「三浦記念賞」（※）
、
平成４年「山形県産業賞」

が、おかげさまでお客さまにご好評をいただの受賞は、その証と言うことができるのではいた時には、ほんとうにうれしいものです。

ないでしょうか。

直接に消費者の皆さまと接する機会は少ない

本間：当時、森永乳業のグループに入って山形工場

ものですから、インターネット販売や電話でを建設して市乳事業を始めたり、ミルクケーのご注文受け付けの機会などを少しでも活用

キの販売量も毎年のように伸びている状況でして、お客さまの声を集約し、新製品の開発したので、そういったことが山形県の産業ににつなげていきたいと思っています。

貢献しているとの評価をいただいたのではと思っています。それから地元の高畠町はぶど

誠実な社業で地域に貢献

うやワインで有名な食の宝庫でもあり、町内

坂本：食の安心安全、環境についても非常に力を入を認証していて、当社も認証商品メーカーとの良質な産物に対して「たかはたブランド」「山形市三浦記念賞」（左）と「山形県産業賞」（右）。
※山形市三浦記念賞は、公益財団法人三浦新七博士記念会が昭和38年より山形市の産業経済の向上発展に貢献した団体・個人を表彰しているもの。三浦新七博士は、山形市生まれの経済学者・実業家・貴族院議員

4なっています。町が公式に認証しているもの

育や森永乳業での各種の研修への参加など、ですから、お客さまも安心ですし、私たちメー社員の自己啓発に対しての支援も行っていまカーにとっても事業の励みになります。

す。また、改善提案制度を通じて職場での作
業環境や作業効率の改善といったことにつな

安全は人づくり職場づくりからがるような取組みも行っています。

坂本：御社の長い歴史の中で、創業の地である高畠町との密接なつながりをもって歩まれているということですね。本間社長としての、これからの商品開発や経営戦略の方向性などをお聞かせいただけますか。
本間：「ミルクケーキ」は地元の方に長い間愛され、山形県のおみやげでも第１位をいただいた商品です。原料にほぼ100％練乳を使っていますので健康にいいですし、とくにカルシウム

地域の環境活動に多くの社員が参加しているの摂取率の面でもお客さまの健康に貢献できる商品だと思っています。今後はさらに乳酸菌を配合した商品など、より健康に貢献できる商品を開発したいと思っています。

省エネの取組みを目指して
坂本：電気の使用にあたって気になっていることやもう一つは、いま世界中でいろいろなお菓子

幣協会に何かご要望はございませんか。

が次から次に出てきています。その中で、な

本間：チーズの製造工程において原料製品の冷蔵庫

かなか若い人の購買につながっていないといなどがあるため、万が一にも長時間の停電にうことがございますので、若い人に受け入れなることがないようにというのが基本的なおてもらえるような商品を作っていきたいと願いですが、ただ現在では電力会社の供給の思っています。

信頼性はすごく向上していると感じていま

ただ、日本の生乳生産量が毎年減ってきていす。当社は乳製品の製造工場の中ではエネルる状況の中で、当社商品の原料である練乳のギー・電気の使用量は少ない方なのですが、生産量も日本中で減っています。ですので、毎年の省エネは必要だと感じています。とは

今後は貴重な練乳を大事に使っていくという

言え、なかなか具体策が出てこないところがふうにならざるを得ないのかなと思っていまありまして、そこを解決しなければと考えてす。海外の原料を使うというのは考えづらい

いました。

ですので。

坂本：弊協会は電気保安に限らず、社員の方により

坂本：「人づくり組織づくりは会社方針。
全員が主役、安全に適切に電気を使っていただくためのセ全員が脇役をモットーに」とホームページにミナーや、企業さまそれぞれの状況に応じた

記されていますが、従業員の方々の働きやす

省エネ診断と対策のご提案なども承っていま

い環境づくりとして取組んでいることを教えす。ぜひお力になりたいと思いますので、いてください。

つでもご相談いただきますようお願いいたし

本間：やはり安心安全な製品を作るためには、まず従業員の安心安全、そして快適な職場環境が土台として必要だと思っています。各種保険・ます。
本間：ぜひ今後ともご指導いただいて、省エネの取組みも進めたいと思います。

福利厚生の基本的な制度は、森永乳業とほぼ坂本：本日は、長い歴史を持つ御社の貴重なお話し

同じ制度になっています。慶弔関係や災害時をお聞かせいただき、非常に意義深いものをの給付制度、産休・育休・介護制度、通信教感じました。ありがとうございました。

5

検査員の現場報告1

東

ヘビが侵入して受変電設備（高圧交流負荷開閉器）に絡まったことが原因で全停電
弘前事業所 清水卓

鳥獣類が受変電設備に侵入することにより、停電の危険性があることを認識した事例を紹介します。

〔状況〕
９月の末、平日の夜中23時頃、24時間操業しているお客さまから「構内が全停電している」と弊協会に連絡が入りました。当日の出動当番だった私は、電気事故受付センターから緊急出動の要請を受け、取り急ぎ同僚より先にお客さまのところに向かいました。約１時間後お客さまに到着すると、構内は真っ〔復旧〕

暗で懐中電灯を持った従業員の皆さんが待機していヘビを端子部から取り除くとともに、侵入路と思ました。現場から東北電力（株）に電話をして、配電われる隙間を塞ぎ、午前１時50分に復旧しました。

線に異常はないことからお客さま構内のみの停電であることを確認しました。

〔調査〕
応援者が来る前に、お客さまに停電したときの状
況をお聞きしたところ、「特に変わったことはなく、
突然停電した」との回答でした。まず受変電設備から調査を始めました。外観点検を実施しましたが異常はありません。次に高圧絶縁抵抗計を用いて高圧
絶縁抵抗測定を実施しました。高圧気中開閉器負荷側から高圧機器一括測定したところ、2,000メグオー
ムと測定結果は異常を認められません。後に合流した同僚と再度、構内第一柱と電気室の二手に分かれて受変電設備の外観点検を実施しました。私は構内
第一柱周辺の点検を実施し、同僚には電気室内受変〔お客さまの声〕「深夜にも関わらず連絡してから復旧までが早く、保安協会の迅速な対応で助かりました」と、感謝のお言葉をいただきました。

〔まとめ〕
今回は、ヘビが電気室に侵入し受変電設備に絡んだことで停電し、お客さまは一時的に操業停止を余儀なくされました。通常の点検時は、受変電設備に目がいきがちですが、鳥獣類が侵入してくるどんな
小さな隙間も見逃さないようよう確認が必要だということを再認識した事例でした。お客さまにおかれましても、小さな隙間等を見つけましたら、弊協会にご連絡をよろしくお願いいたします。

電設備の点検を実施してもらいました。構内第一柱
周辺及び高圧気中開閉器、高圧ケーブル等には異常を認められません。しばらくして電気室にいた同僚から「ＬＢＳ（高圧交流負荷開閉器）にヘビが絡んでいる」と叫び声がし、私も電気室に向かいました。
ＬＢＳを見ると、ヘビが焼け焦げた状態でぶら下がっていました。

〔原因〕

高圧交流負荷開閉器（※お客さま機器と同様の機器）

電気室内にヘビが侵入し、高圧交流負荷開閉器によじ登り露出している端子部に接触したことにより、引込柱設置の地絡継電器が動作し停電に至った
ものです。

6

ヘビが感電しぶら下がっている

検査員の現場報告2

東ゲリラ雷雨に見舞われた検査員の１日
大館事業所 畠山 武志
雷雨の中、一日中復旧対応に走り回り、電気が点灯した瞬間にお客さまに喜んでいただいた一例を紹
介します。

〔状況〕

７月のある日、秋田県内では梅雨前線が停滞し、早朝から激しい雨と雷により大荒れの天気となりました。当日は休日でしたが、私は悪天候による被害拡大の可能性を心配して、激しい雷雨の中８時10分
頃事業所に出社しました。すると同様に考えた職員
や、出社要請を受けた職員が事業所に次々に参集し始めていました。９時前頃から、心配したとおりに
電気事故受付センターからの出動要請件数が一気に膨れ上がり、出動した職員で手分けをしてお客さま対応に追われるようになりました。
そんな中、11時35分に、あるお客さまから事業場全体が停電していると電気事故受付センターに電話連絡がありました。受付内容から高圧設備事故の可能性が高いと判断し、私ともう一人の職員２名で直ちにお客さまへ向かいました。

〔調査〕

11時50分にお客さまに到着し、担当の方に状況を確認したところ「今朝から何度か停電を繰り返し、
そのうち近くでドーン！と激しい落雷の音がした瞬
間に全体が停電した」とのお話でした。お話を伺った瞬間「雷の直撃により高圧受電設備機器に甚大な損傷が発生しているのではないか」と最悪の事態が私の頭をよぎりました。激しい雷雨は続いています
が、さっそく同僚と二人で高圧受電設備の点検・調査に入るとまもなく、屋外キュービクル内の「高圧交流負荷開閉器」の電力ヒューズが溶断しているのを発見しました。

〔原因〕

落雷による過電流の影響により溶断したものと思
われます。

〔復旧〕

変圧器やコンデンサなど他の機器も損傷している可能性があるため、入念に点検・測定を行った結果、他の機器には異常が無いことを確認しました。設備被害は思ったよりも少なく、ヒューズの交換だけで復電できる見通しが立ったことから、事業所に連絡
し同じ型のヒューズの予備品がないか確認したところ、ちょうど在庫があったことからすぐに届けてもらい、13時40分に復旧しました。

〔お客さまの声〕「保安協会から設備の状況を聞いて、今日中の復旧は無理だとあきらめていたが、協会の予備品を手配してこんなに早く復旧していただきありがとうご
ざいます」と感謝のお言葉をいただきました。

〔まとめ〕

今回のような自然災害により事故出動が集中する
事態は、数年に一度発生しますが、私たちはこれまでに培ってきた豊富な経験と、日ごろからの出動体制整備により、非常事態に対応できるように備えております。これからも、早期復旧に向けた非常災害
訓練と体制整備に取組んでまいります。

溶断表示箇所
溶断表示箇所

高圧交流負荷開閉器

電力ヒューズ（左・右２本溶断）

71

平成２８年度の自家用電気工作物（需要設備関係）に係る立入検査結果について
関東東北産業保安監督部 東北支部
Ⅰ

立入検査の目的

立入検査は、電気事業法第107条第３項の規定に基づき、自家用電気工作物を設置している者に対し実施するもので、その自主保安体制が十分機能していることを確認するため、技術基準への適合状況、保安規程の遵
守状況、主任技術者の選任状況及び保安の監督状況等を確認し、必要に応じ改善指示を行うことによって、自家用電気工作物の保安の適正化を図り、もって、事故の未然防止並びに公害防止等に寄与することを目的として実施します。

Ⅱ

立入検査の実施方法

１ 立入検査対象事業場の選定基準
検査の実施にあたって、次の①～⑦に該当する事業場から被検査対象を選定します。
①電気事故報告があった事業場②技術基準適合命令を受けた事業場③経年劣化のおそれがある事業場④新技術を導入している事業場⑤電気事故等が発生した場合に社会的影響が大きいと認められる事業場⑥保安の確保が適切でないおそれがある事業場⑦電気保安の実態の把握が必要と認められる事業場
２ 立入検査の内容
立入検査は、電気事業法の目的である公共の安全を確保するため、自家用電気工作物設置者の自主保安体
制が十分機能していることを確認するもので、これらの確認のため主に次の４項目について、書類及び電気工作物の施設状況の検査を実施します。
①保安規程の遵守状況②主任技術者の執務状況③技術基準への適合状況④その他電気事業法への遵守状況

Ⅲ

立入検査結果の概要

１ 立入検査結果の概要
平成28年度は、全て外部委託の事業場で10箇所に立入検査を実施しました。
選定理由は、電気事故報告があった事業場を１箇所（感電）、電気保安の実態を把握するための事業場を９箇所選定しました（図１参照）。
業種別の件数では、製造業（事業所・工場等）が３件、医療・福祉（病院・介護施設等）２件、宿泊業（ホテル等）が２件、卸売業・小売業（デパート等）１件、生活関連サービス業（冠婚葬祭業等）が１件、教育・

8

学校支援（学校等）１件（図２参照）。県別では宮城県が４件、秋田県が１件、山形県が１件、福島県が１件及び新潟県が３件でした（図３参照）。
立入検査の結果、６事業場において法令違反等が認められ、検査項目別では保安規程の遵守状況と技術基準の適合状況で遵守されていない事業場が散見されました。
電気事故報告があった事業所
１件

電気保安の実態の把握が必要と認められる事業場
９件

全10箇所

図1

教育・
学校支援
生活関連 1件

サービス
1件
卸売業・
小売業
1件

製造業
3件

新潟県
3件

全10件

全10件

宿泊業
2件

図2

事業場選定基準

医療・福祉
2件

業種別内訳

福島県
1件

宮城県
4件

山形県 秋田県
1件
1件

図3

県別内訳

２ 項目別不備事項の概要（1）主任技術者（電気管理技術者、保安業務従事者を含む以下同じ）の執務状況
電気事業法第43条において、自家用電気工作物を設置する者は、その電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、主任技術者を選任することを定めています。また、同条第４項では、主任技術者が自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならないことを定めています。
立入検査を実施した事業場において、主任技術者の執務状況を確認したところ、外部委託に係る告示で定める頻度で点検を実施していない事業場が確認されました。

9特に外部委託の設置者においては、主任技術者に保安に係る業務を任せっきりにし、保安規程の内容を把握していないところが見受けられます。
（2）保安規程の遵守状況
電気事業法第42条において、自家用電気工作物を設置する者は、その電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため必要な事項について保安規程を定め、国に届け出るとともに、自家用電気工
作物を設置する者及びその従業者は、この保安規程を遵守しなければならないことを定めています。
立入検査を実施した事業場において、保安規程の遵守状況を確認したところ、６事業場において８件の不遵守事項が確認されました（表１参照）。
特に従業者に対し、保安教育を実施していないところが10事業場中４事業場もあったことから、設置者
においては、計画的な保安教育の実施をお願いします。
表１ 保安規程不遵守の内容
保安規程の不遵守事項

件数

保安組織

0件

－
保安教育

4件

従業者に対し、保安教育を実施していない

4件

巡視点検

3件

点検対象電気工作物が明確になっていない

1件

巡視、点検及び測定が規定のとおり実施されていない

1件

設備に合致した点検項目が定められていない

1件

運転又は操作

0件

－

−

記録・保存

1件

保安規程で定める設備台帳を作成していない。

1件

その他

0件

－

−
合

計

8件

（3）技術基準の適合状況
電気事業法第39条において、自家用電気工作物を設置する者は、その電気工作物を技術基準に適合するよう維持しなければならないことを定めています。
立入検査において事業場の設備を確認したところ、４事業場において４件の指摘事項が確認されました（表２参照）。
表２ 電気工作物の指摘事項
指

摘

事

項

技術基準

解釈

【受電設備】

10

件数
4件

Ｂ種接地工事が不適切（管理値から外れている）

11条

17条

1件

高圧配電設備の出入口に取扱者以外の立入を禁止する旨の表示がない

23条

38条

2件

ケーブル工事が不適切（支点間の距離が超過等）

56条

164条

1件

（4）電気事業法遵守状況
平成28年度の電気事業法の不遵守が確認された事業場ついては、１件ありました。
内容は、巡視点検頻度について保安規程と実態が異なっているものです。これについては、保安規程の変更届出が必要となります。
また、電気事業法等の届出に関して、昨年、ＰＣＢ含有電気工作物に関する手続きの様式等が一部変更されております。特に使用中のＰＣＢ含有機器を以下により廃止した場合は、忘れず届出をするようお願いします。
①既にＰＣＢ含有電気工作物設置等届出書を提出したものを廃止した場合②新たにＰＣＢ含有電気工作物であることが判明し、直ちに当該電気工作物を廃止した場合③ＰＣＢ含有電気工作物を使用している事業場を譲渡した場合④使用中のＰＣＢ含有変圧器であって、課電洗浄を行い、ＰＣＢ含有濃度が0.3mg/kg 以下となった場合

Ⅳ

総 括（まとめ）

電気事業法において、自家用電気工作物を設置する者に求められている保安は、「自主保安体制」の確立です。
この自主保安体制は、技術進歩や事業者の自主保安への認識の高まりなどの環境変化を背景に、これまでに幾度かの電気事業法改正を行い国の直接関与を必要最小限とし、自主保安を基本とした保安規制へと移行が図られてきたところです。
平成28年度の自家用電気工作物の立入検査を実施した結果、保安規程遵守状況については８件、技術基準については４件の指摘を行い、立入検査を実施した10事業場のうち６事業場において、何らかの法令違反等が確認されました。実施したうちの６割の事業場において指摘事項が確認されるなど、電気工作物の保安に関する制度や、責任・義務といった基本的な事項についての認識・理解が不十分である事業場が散見された結果となりました。
電気事故を発生させれば、自社においては生産活動等の停止に伴う金銭的損失はもちろんのこと、感電事故
においては死亡に至るケース、波及事故においては周辺の需要家を停電させてしまうなど、社会的に大きな影響を引き起こしてしまいます。また、検査の中で経営コストの削減によって計画的な設備更新がなされていな
い事業場等も確認され、このような状況を放置すれば将来的に電気事故につながる可能性はますます高まると考えられます。
是非、電気主任技術者は、保安の責任者として積極的に経営者等とコミュニケーションを図り、計画的に設備改修するよう上層部に働きかけをお願いします。
また、設置者におかれましては、選任又は委託した担当者が確実に保安業務を担っているか等、点検等に立会い設備の状況を確認し、必要に応じて計画的な設備更新を実施していただきたいと思います。
「電気の保安」は関係する皆さま方の一つ一つの実績の積み重ねで成り立っております。改めて電気保安の大切さ、電気事故の怖さを認識していただき、電気保安行政へのご理解ご協力をいただけますようよろしくお願いします。

11

2

電気事故の概要について
弊協会では、お客さまの電気設備の不意なトラブル発生に対して、24時間・365日緊急出動できる体制を整えております。具体的には、お客さまから直接、停電や電気が使えないなどの連絡を受けて出動します。また、お客さまの受電設備に弊協会が設置している低圧絶縁監視装置からの漏電に関する警報を受信（電話連絡方
式はお客さまからの連絡）し、お客さまに設備の異常内容を確認のうえ出動するなど必要な対応を行っています。
昨年の冬季号に引き続き、過去10年間のデータからその出動内容別の件数、そして出動の結果、電気機器の損壊等が発見された事象の概要についてお知らせします。

１

電気事故の受付件数

本稿でいう電気事故とは、お客さま電気設備に何らかのトラブルが発生した件数※1で、平成19年度から平成28年度まで過去10年のその受付状況については、図１のとおりです。
平成22年度からは、お客さまに安全・安心を提供するために低圧絶縁監視装置の取付けをより推進したことから、③監視警報の受付がこの年度を境に増加しました。
図１の中で注目したいのは、①全停電（グラフの下部）の受付が平成20年度以降、毎年約800～1,100件と毎年ほぼ横ばいで推移していることです。（平成27年度は629件と減少しています）

図１

電気事故の受付件数の推移

40,00035,00030,000

事故受付件数

25,00020,000［件］15,000
10,000
5,000
0

752
Ｈ１９

808
Ｈ２０

821
Ｈ２１

972
Ｈ２２

872
Ｈ２３

1,094※2
Ｈ２４

781

Ｈ２５

827
Ｈ２６

629
Ｈ２７

883
Ｈ２８

年度
①全停電

※１

②低圧停電漏電③監視警報④東北電力（株）
から連絡

⑤その他

お客さまからの電気が使用できないとの連絡、監視装置からの警報、東北電力（株）からの停電情報など。（月次点検や年次点検等で発見された
トラブルは除く。）※２ 平成24年度は、雷や着雪などによる事故が多発した年度であり全停電が1,000件超となっています。

12

２

図２

高圧事故
1,600

高圧事故とは、高圧機器のトラブルでお客さま設

1,400

備が全停電事故となったものをいい、図２のとおり
お客さまからの緊急連絡で出動した結果、「全停電」であったのは平成28年度で883件であり（図１）、
これに監視装置の警報や東北電力（株）からの連絡な

高圧事故件数

年間約1,000件発生しています。

高圧事故の推移

1,200
1,000

［件］

ど、実際に現地に出向いたら高圧事故であったとい

800
600
400
200

うもの（951件）と、波及事故（７件）を加えると0958件となります。これは、弊協会の全てのお客さ

1,204

高圧事故の方が約３倍も高い発生割合となっています。
高圧事故が一旦発生するとその復旧作業は難し
く、高圧機器が破損などしていると復旧に数日を要することもあります。

992

1,098

967

21

17

20

30

19

14

19

25

8

7

H19

H20

H21

H22

H23

H24

H25

H26

H27

H28

905

951

年度
波及以外の高圧事故

波及事故

お客さま設備の高圧事故が、どの程度の発生頻度による交通事故と比較してみました。その結果は、

1,332

914

ま軒数の1.76% となります。
なのかをイメージしていただくため、図３に自動車

1,113

926

図３

高圧電気設備の事故と自動車事故の発生割合
年間事故数

高圧電気設備の事故（平成28年度）
自動車による交通事故（平成28年）
［%］
2.0

母集団

54,223軒
958（お客さま軒数）
499,2018,220万件（運転免許保有者数）

1.76

1.5

３

引込施設の高圧事故

1.0

受電設備の中で、高圧気中開閉器、引込線、高圧

0.5ケーブル等の引込施設は、状況によって波及事故に0.0

つながるおそれがあります。
引込施設は、引込柱などの屋外に設置されているもので、季節、気候などの影響を直接受けることに

0.6

高圧電気設備の事故（平成28年度）

図４

自動車による交通事故（平成28年）（出典：平成28年警察白書）

引込施設の事故発生部位比較なります。
図４に引込施設の事故発生部位の割合を示します。この中では、“高圧気中開閉器”が22% 、
“地絡

その他

17%

高圧気中開閉器

22%継電器”が20% と全体の42％を占めています。
高圧気中開閉器（写真１）及び地絡継電器（写真２）は、高圧回路の漏電事故発生時に連動して自動的に電気を止め、周囲のお客さまへの停電拡散を防止するものです。しかしこれらの機器は、長期の使用により電子部品が劣化して故障を起こしたり、落

ケーブル等

21%

地絡継電器

20%

支持物

6%

引込線

14%

雷時には、異常電圧により電子部品が壊れることがあります。

※電気事故（緊急対応）の内、高圧事故の部位別割合（平成28年度）

13

写真１

また、高圧気中開閉器は、雨や雪そして太陽光等

高圧気中開閉器の自然環境の中で塗装の劣化が進み、錆が発生し最後には内部に水が浸入して事故に至る事例も少なくありません。さらに、内部の発錆により機能が果た
せない場合、東北電力（株）の配電線を止める波及事故に繋がるおそれもあります。

４

高圧機器の適切な更新受電設備で使用する高圧機器は、使用開始から一定年数を経過すると故障率が極端に高くなってきます。
図５に設備経年数と故障発生率の関係を表します。
この図では、

写真２

地絡継電器（Ⅰ）初期故障期間（Ⅱ）偶発故障期間（Ⅲ）摩耗故障期間、経年劣化期間の時間軸において、（Ⅲ）の期間における適切な維持補修投資が必要であるとされています。
弊協会では、この（Ⅲ）の期間の前に予防保全の対策を講ずることが適切として、一般社団法人日本
電機工業会が推奨する「汎用電気機器更新のおすすめ」や各メーカーの更新推奨時期を目安に更新推奨しています。

５

最後にプし、生産遅れに伴う補償、集中生産のための従業

図５
故障率

高圧事故による全停電は、生産活動を全てストッ

設備経年数と故障発生率の関係（通称：バスタブ曲線）
（Ⅰ）

（Ⅱ）

（Ⅲ）

員への残業代支払いなど、多額の費用発生が想定されます。
不測の停電事故に備えて高圧機器の計画的な更新を行い、高圧機器の健全性を適切に確保し事故の未然防止をお願いします。

通常のメンテナンス

適切な維持補修投資が必要
時間

出典：Reliability Modeling and General Redundancy Techniques, 1978, Bill D. Carroll（Ⅰ）初期故障期間：施設・設備の不具合要因（設計ミス等）による故障が使用の初期に顕在化する時期。
（Ⅱ）偶発故障期間：初期故障がおさまった後、故障率がほぼ一定となる期間。
（Ⅲ）摩耗故障期間、経年劣化期間：偶発故障期間に続き、故障率が漸次高くなる期間、設備の摩耗、疲労などにより寿命が尽きることによる。設備寿命を延ばすためには、この段階を迎える前に適切な維持補修が必要となる。
（出典：経済産業省「産業事故調査結果の中間とりまとめ」H15.12.16）

14

3

省エネ補助金について ～補助金活用による省エネをお考えのお客さまへ～
平成29年８月、経済産業省より平成30年度予算に係る「資源・エネルギー関係概算要求の概要」について発表されました。このなかで「省エネルギー投資促進に向けた支援補助金（以下、補助金という。）」は昨年
を60.9億円上回る733.5億円の要求が出されました。この補助金は「工場・事業場、住宅、ビルにおける省エ
ネ関連投資を促進することにより、エネルギー消費効率の改善を促し、徹底した省エネを推進する」ことを目的としています。
今回は、この補助金の事業の一つである「省エネルギー設備への入替支援」の概要についてご紹介します。

１

事業概要

事業概要は次のとおりです。
支援内容

支援対象

補助率※1

工場・事業場の省エネ取組み※2
工場・事業場における省エネ効果の高い設備の導入のた （エネマネ事業者 の活用による設備更新など効率
め、対象設備を限定しない工場・事業場単位や簡易な手 的・効果的な省エネ）続きで申請可能な設備単位での支援を行う。また、複数
省エネ効果の高い設備の入替事業場が連携した取組みやエネルギー消費量が増加する（高効率照明・高効率空調など）場合でも、生産性向上と省エネを両立するエネルギー消費原単位が改善する取組みも支援する。
エネルギー消費原単位※3での改善

1/3～1/2

出所：経済産業省ホームページ「平成30年度経済産業省概算要求の PR 資料」※１※２

 助対象経費に対する補助率。補助対象となる経費は設計費、設備費、工事費があるが、支援対象により補助対象とならない場合がある。
補エネルギーマネジメントシステムを導入し、エネルギーの見える化サービスをはじめとした、エネルギー管理支援サービスを通じて工場・事業場
等の省エネルギー事業を支援する者。
※３ エネルギー使用量を生産数量又は建物床面積その他エネルギー使用量と密接な関係を持つ値で除したもの。

２

事業の流れ

申請から事業完了に至るまでの流れは次のとおりです。（平成29年度の例）
5月
公募説明会の開催
公募期間

6月

7月

8月

10月

11月

12月

1月

5月上旬～下旬
5月下旬～６月下旬

交付決定
事業期間

9月

△ 8月下旬交付決定日～1月末日

補助金には、今回ご紹介した「省エネルギー投資促進に向けた支援補助金」のほかにも補助対象、目的などに応じてさまざまなものがあります。最新の情報は資源エネルギー庁ホームページ http://www.enecho.
meti.go.jp/appli/public_offer/ にてご確認ください。

15

波及事故を防止しましょう！
1 はじめに波及事故とは、工場・ビルの電気設備の故障・損傷等の電気事故により、電力会社の変電所の継電器を動作させ、配電線から供給されているすべてのお客さま（工場、病院、銀行、一般家庭など）が停電となる事故をいいます。（図１）
波及事故が発生すると自らが損失を被ることはもちろん、配電線を停電させると社会的に大きな影響をもたらしかねません。高圧自家用電気工作物の設置者の方は、波及事故防止に努める必要があります。
図１

変電所の継電器が動作して、配電線が停電だ！

配電線

2 波及事故防止対策のポイント①保守不備対策・自家用電気設備の構内で発生した電気事故を構内だけにとどめるため、必ず責任分界点（構内第１柱）には地絡継電器付高圧交流気中開
閉器を取付けましょう。
・古い設備においては劣化により事故発生時に正常に動作せず、波及事故に至るおそれがあります。使用状況や設置環境により劣化の状
況は変化しますが、機器の計画的な取替えをお奨めします。

②自然災害・鳥獣対策●雷害対策【参考】主な機器の更新をお奨めする目安
機種

更新推奨期間屋内用
15年 または負荷電流開閉回数 200回
屋外用
10年 または負荷電流開閉回数 200回
GR 付開閉器の制御装置 10年
手動操作 20年 または操作回数 1,000回
断路器
動力操作 20年 または操作回数 10,000回
避雷器
15年
交流遮断器
20年 または規定開閉回数
計器用変成器
15年
保護継電器
15年
高圧配電用変圧器
20年
高圧進相コンデンサー
15年
屋内用
15年
高圧限流ヒューズ
屋外用
10年※
高圧 CV ケーブル25年
高圧交流負荷開閉器

・一般社団法人「日本電機工業会」発行の「汎用高圧機器の更新推奨時期
に関する調査」より抜粋（※を除く）
・高圧交流負荷開閉器には区分開閉器を含む

・雷による被害を防止・軽減するための機器として避雷器の取付が有効です。さらに避雷器の効果を維持するためには接地抵抗の低減や定期的な取替えも必要です。
●小動物侵入対策
・電気室やキュービクルの穴や隙間からネズミやヘビなどの小動物が侵入し、充電部に触れることで事故が発生することがあります。穴や隙間を見つけたときは、弊協会にご連絡をお願いいたします。

キュービクル内の高圧機器の銘板を確認中に感電負傷事故が発生しています。
キュービクルの扉を開ける時は、弊協会等の電気主任技術者に必ず連絡をお願いいたします。

16

エリエールプロダクト株式会社福島工場さま
エリエールプロダクト株式会社さまは、「紙」というカテゴリーからお客さまの生活に深く関わり、様々な家庭用品を生み出し、市場のニーズにすばやく応え続けるため、常にその品質の向上を目指し、ネットワークを全国に広げて取組んでおられる企業です。
福島工場さまは、平成27年12月に東日本における生産拠点として、いわき市南台にある山田インダストリアル
パークに新規工場を完成させました。生産から梱包まで完全自動化され、最新鋭の設備で生産性を向上させ、安定した製品を市場に供給されております。
「やさしく触れていいですか」をキャッチフレーズに、
現在、福島工場さまではベビー用品として赤ちゃんにとって心地よい「GOO.N」、女性用品としてどんなときも自分らしく快適に、そう願う女性の味方「elis」、大人用品として介護する人もされる人も笑顔になれる「アテント」を、エリエールブランドとして、大王製紙ホーム＆パーソナル
ケア事業部の家庭用紙製品の開発・生産の一翼を担っておられます。
福島工場さまには、稼動の初年度より、毎年電気安全セミナーを実施させていただいており、今回は各部署の現場責任者の方々に受講していただきました。

いわき事業所

エリエールプロダクト株式会社福島工場さま

セミナーの内容
講義では、資料「省エネ・経費削減のお手伝い」
を使用し、デマンドの仕組みや空調機、大型冷蔵・冷凍庫の負荷自動制御システムに関する省エネ対策事例など、現場での省エネ対策の実践について説明させていただきました。
質疑では、一般家庭（ご自宅）の契約電力や電気料金の算出方法について質問いただきました。

セミナー受講後の感想●電気料金は基本料金（デマンド値）と使用量で算出され、電気料金削減にはデマンド値を下げることが
ポイントであることを理解した。
●こまめな照明の入・切や蛍光灯・水銀灯のＬＥＤ化による省エネ対策とトイレ使用後のフタを閉じることは家庭でも実践できると思った。
●空 調設備の自動制御システムによる省エネ対策は大いに興味があった。
などのご感想をいただきました。

セミナー実施風景

17冬は電気コードの過熱に要注意 !!
冬場は、電気こたつやファンヒーターなどの電気機器の使用が増えることで、電気コードや延長コードの出番も増えてきます。
しかし、それと同時に、ふだん何気なく使っているコンセントや電源プラグ、電気コードや延長コードも間違った使い方で過熱や火災につながることもあります。
電気コードによる火災などの事故を予防するには、❶ コンセントやテーブルタップの電流限度を超えるタコ足配
線はしない。（※1）❷ 電気コードの上に物を置かない。
❸ 扉やドアにはさんだり、家具など重い物の下敷きにしない。
❹ 差込プラグを抜く際は、コード部分を引っ張らない。
❺ コードは束ねたまま使わない。
❻ ビニールコードは、ステップル（電線を固定するための釘のある電材）で固定しない。

❼ コンセントやテーブルタップには、水気のものをこぼした
り、ペットが排尿しないように注意する。

❽ 刃がグラグラしたり、曲がったり、壊れた電源プラグは使

しっかり
持って！

用しない。

❾ 電源プラグの刃はしっかり差し込む。
 湿気の多い所や家具の裏などにあるコンセントに差しっぱなしの電源プラグは、こまめに掃除をしてホコリや水気を取り除く。
などの注意が必要です。
正しい使い方と電気設備のこまめなチェックで、電気は正
しく安全に使いましょう。

※１ タコ足配線とは？
テーブルタップをたくさん使って差込口を増やし、多くの家電製品を同時に使う状態のことです。
コンセントは、一般的には15アンペア（1,500ワット）までとなっています。消費電力が小さいものだけなら問題ありませんが、テーブルタップなどに記された電気容量をお確かめのうえ、使用することが大切です。

18

プロテクタ

小学校で「出前授業」を開催しました
宮古事業所

き がく

平成29年８月22日、宮古市立亀岳小学校さまにおいて「レモン電池実験」の出前授業を開催しました。
亀岳小学校さまは、「本州最東端のまち」を掲げる岩手県宮古市の北東に位置し、のどかな
田園風景が広がる自然豊かな場所にある、全校生徒12名の学校です。校舎は木造で、木ならではの温かみが感じられます。
出前授業は、弊協会職員３名が講師として訪問し、３年生と４年生の生徒５名と先生方２名を対象に開催しました。
まず初めに、電池が発明された歴史について
クイズを交えながらの説明に、生徒さんたちは積極的に手を挙げ興味津々に授業を受けていました。次に、実際にレモンを使った電池作りを行いました。レモン電池は、半分に切ったレモ
ンに銅板と亜鉛板を差し込むだけで完成し、銅板と亜鉛板が一般的な電池のプラス極とマイナス極の役割を果たしています。完成したレモン
電池を電圧計で測定してもらうと、約0.9V の電圧が出力されていることが確認できました。ちなみに一般的な乾電池は1.5V です。また、レモン電池にＬＥＤライトをつなぐと、部屋を暗くすることでＬＥＤライトが薄っすらと光るのが見えました。電子オルゴールもつないでみると、かすかに音が聞こえ驚いていました。
今度は、２個のレモン電池を直列に接続し、電圧を測定してもらうと、先ほどの２倍の約1.8V の電圧が出力されていることが確認できました。そこにＬＥＤライトと電子オルゴールをつないでみると、ＬＥＤライトは明るく光り、
電子オルゴールの音も大きく聞こえるようになりました。メロディもより鮮明に聞こえるようになり、曲名を当てようと生徒さんは楽しそうに実験をしていました。
さらに「レモン電池を２個だけではなく、お友達のレモン電池も一緒につないだらどうなるかな」とヒントを出すと、電池を増やし直列に接続することで、さらに大きな電圧が出力されることを理解してもらうことができました。
授業の終わりには、生徒さんの代表から「普段お店で売っているレモンで電池が作れることに驚きました」、「レモン以外の電池も作ってみたい」と感想とお礼の言葉をいただきました。
また、「今日の授業で電気のことが好きになりましたか？」と聞くと生徒全員が手を挙げ、子供たちが電気に興味を持ってくれたことは、とてもうれしく思いました。
最後に、「学校やお家で壊れた電気器具を見つけたら、触らないで先生やお家の人、保安協会に教えてください」とお願いをしました。これからも出前授業を通じて、たくさんの子供た
ちが電気に興味を持っていただけるよう、電気のおもしろさや安全使用について伝えていきた
いと思います。

電池の歴史についてパワーポイントで説明

レモン電池を一生懸命作りました19ホームページのご紹介
弊協会ホームページでは、下記の情報を提供しています。ぜひ、ご覧ください。

“デマンドWeb
閲覧サービス”をご契約のお客さまは、こちらからログイン
してください。

個人のお客さま
●調査業務●漏電ブレーカーが動作したら●災害時の安全ポイント●保安管理業務●試験・手続き指導・技術・受託検査・その他業務●サポート

電気の安全情報●高圧受電設備更新の目安●電気事故の概要●広報文例集Q

法人のお客さまその他新着情報など●エネルギー監視サービスの提供の開始について●ニセ調査員にご注意ください○の中に言葉を入れてください。

原因を確かめないで ◯◯ にすることは危険です

ヒント：弊協会のホームページ「個人のお客さま」「漏電ブレーカーが動作したら」をご覧ください。

郵便はがき又はFAXにて、答え、郵便番号、住所、氏名、さしつかえなければお勤め先をご記入のうえ、
下記宛にお送りください。正解者のなかから、抽選で 20 名さまにクオカードを贈呈いたします。なお、当選の発表はクオカードの発送をもって代えさせていただきます。
※ご応募いただきましたお客さまの個人情報は、当選賞品の発送やご意見・ご質問への回答にのみ使用いたします。

〒982-0007 仙台市太白区あすと長町三丁目2番36号 一般財団法人東北電気保安協会

FAX 022-748-1275● 締切り日

広報情報グループ 宛

平成30年３月31日消印有効

皆さまのご応募をお待ちしております。（本誌又は協会に対するご意見、ご感想などもお寄せください）★前号Vol.271の
正解は、

20

電気設備

でした。

★前々号 Vol.270 の応募者総数は 140 名、正解者は 139 名でした。
たくさんのご応募ありがとうございました。

高田事業所『歴史と文化に彩られた街・上越市』（新潟県）

新潟県の南西部に位置する上越市は、人口約19万５千人（平成29年11月1日現在）で、昭和46年に高田市と直江津市が合併して誕生し、平成17年には近隣13町村と合併しました。平成27年３月には、北陸新幹線「上越妙高駅」が開業し、アクセスもさらに良くなり多くの方が訪れています。妙高山などの山々や日本海に囲まれ、名所史跡など多くの観光地を有し、名産品も様々取り揃えています。また、
平成30年６月には新・上越市立水族博物館「うみがたり」が開館予定です。今回は、
上越忠義隊「けんけんず」に「上越市のここがすばらしい！」
についてお伺いしました。

［日本三大夜桜

高田城百万人観桜会］

高田城は、慶長19年（1614）、徳川家康の六男・松平忠輝公により築城されました。築城は忠輝
い ろ は公の妻・五郎八姫の父、伊達政宗が指揮をとり、わずか４カ月という短期間で、天守閣と石垣がないという特徴を持ちながらも見事な大城郭が完成したといわれています。その城跡に造られた高田公園に、明治42年（1909）、在郷軍人会が第13師団の入城を祝い、2,200本の桜を植樹したのが観桜会の前身といわれています。その後、大正15年（1926）に第１回の観桜会が開催されました。桜はほとんどが「ソメイヨシノ」で、高田公園やその周辺には約4,000本の桜が咲き競い、約3,000個のぼんぼりに照らされ映える
その美しさは、上野恩賜公園、弘前城公園とともに日本三大夜桜の一つに数えられています。

文化財センターなど、多くの見どころがあります。

上杉謙信公銅像

春日山神社［メイド・イン上越］

清らかな雪が豊富に降る新潟県上越市。
恵まれた気候と豊かな大地で育まれ、熟練の技で磨かれた逸品の数々がここにはあります。
そんな特産品がこの地で生まれた確かなもの
であることを、上越市では、オリジナル性、信頼性、市場性、地域性の観点から厳しく審査して認証しています。
上越市が全国に、そして世界の多くの人たちに自信をもって発信したい特産品。それが「メイド・イン上越」ブランドです。

高田公園の観桜会［上杉謙信公ゆかりの地を巡る］

領土的野心など欲によるものでなく義を重ん
じ戦を重ねたといわれる、戦国の名将としてその名をとどろかせた上杉謙信公。市内には、名城として名高い居城春日山城跡、幼少期に文武の修行を積んだ林泉寺、山形県米沢市の上杉神社より分霊され、謙信公を祭神に祀った春日山
神社、そして、春日山城周辺を再現した見ごた
えあるジオラマや鎧など、謙信公ゆかりの地め
ぐりでは外せない場所となっている上越市埋蔵

メイド・イン上越認証品

上越忠義隊

けんけんず

◎新潟県上越市■交 通 手 段／［電 車 利 用］北陸新幹線上越妙高駅からえちごトキめき鉄道妙高はねうまライン春日山駅より徒歩約5分［自動車利用］北陸自動車道上越 ICより約10分、上信越自動車道上越高田 ICより約15分■問い合わせ先／上越市観光振興課 ☎025-526-5111 URL：http://www.city.joetsu.niigata.jp（写真提供）上越市観光振興課

21

電気 と保安

電気安全セミナーのご案内

２０１８年 冬季号

〜無料で実施しております〜

電気安全セミナーのご案内
無料で実施しております

vol.272

平成三十年一月一日
発行所
仙台市太白区あすと長町三丁目二番三六号

電気安全セミナーとはお客さまが、正しい電気の取扱いを学び、職場の電気事故を防止するための職場内講習会です。

電気安全セミナーの内容は協会職員がお客さまの事業所に出向いて、無料で実施いたします。
講習は、お客さまのご希望に沿ったテーマについて、テキストやDVD、パソコン等を使用し実施いたします。

★

一般財団法人東北電気保安協会

開催は平日のみですが、お時間はお昼休みも含めお客さまのご要望にお応えいたしますので、お気軽にお申し付けください。

参加されたお客さまの声から
電気安全に対する意識向上につながった
省エネルギーの大切さが理解できた
季節にあった設備の点検ポイントがわかった

印刷

電気室で作業するときは保安協会へ事前に連絡することが重要だとわかった㈱ソノベ

各種資料・DVD 等を用意しております

セミナー風景一
般財団法人

http://www.t-hoan.or.jp/

東北電気保安協会の情報は携帯サイトでもご覧いただけます。