PD-11-4 改0 平成29年7月24日
玄海３，４号(2016年9月20日版)
五、発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

東海第二発電所
五ロ. 発電用原子炉施設の一般構造

ロ 発電用原子炉施設の一般構造(3) その他の主要な構造(3) その他の主要な構造(i) 本発電用原子炉施設は、(1)耐震構造、(2)耐津波構造に加え、以下の基本的方針のも(ｉ) 本発電用原子炉施設は，(1)耐震構造，(2)耐津波構造に加え，以下の基本的方針とに安全設計を行う。
a.

設計基準対象施設(e) 誤操作の防止

相違点

発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備のもとに安全設計を行う。
ａ．設計基準対象施設(e) 誤操作の防止

設計基準対象施設は、プラントの安全上重要な機能に支障をきたすおそれがある機

設計基準対象施設は，プラントの安全上重要な機能に支障をきたすおそれが器・弁等に対して、色分けや安全タッグの取り付けなどの識別管理や人間工学的な操ある機器・弁等に対して，色分けや銘板取り付けなどの識別管理や人間工学的作性も考慮した監視操作エリア・設備の配置、中央監視操作の盤面配置、理解しやすな操作性も考慮した監視操作エリア・設備の配置，中央監視操作の盤面配置，い表示方法とするとともに施錠管理を行い、運転員の誤操作を防止する設計とする。

理解しやすい表示方法とするとともに施錠管理を行い，運転員の誤操作を防止

また、中央制御室は耐震性を有する原子炉補助建屋内に設置し、放射線防護措置(遮設備名称の相違する設計とする。

へい及び換気設備の閉回路循環運転の実施)、火災防護措置(消火設備の設置)、照明用

また，中央制御室は耐震性を有する原子炉建屋付属棟内に設置し，放射線防電源の確保措置を講じ、環境条件を想定しても、運転員が運転時の異常な過渡変化及護措置（遮蔽及び換気空調設備の閉回路循環運転の実施），火災防護措置（感び設計基準事故に対応するための設備を容易に操作することができる設計とするとと知・消火設備の設置），照明用電源の確保措置を講じ，環境条件を想定してもに、現場操作についても同様な環境条件を想定しても、設備を容易に操作することも，運転員が運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故に対応するための設備ができる設計とする。

を容易に操作することができる設計とするとともに，現場操作についても同様な環境条件を想定しても，設備を容易に操作することができる設計とする。

（1/8）

設備名称の相違赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

玄海３，４号(2016年9月20日版)
1.

東海第二発電所

1.1 安全設計の方針

1.1 安全設計の方針

1.1.1

1.1.1 安全設計の基本方針

安全設計の基本方針

1.1.1.10 誤操作防止及び容易な操作(1) 設計方針

1.1.1.10 誤操作の防止

発電用原子炉施設は、設計、製作、建設及び試験検査を通じて、信頼性の高いも発電用原子炉施設は，設計，製作，建設及び試験検査を通じて，信頼性の高いものとし，運転員の誤操作等による異常状態に対しては，警報により，運転員が措置し得るようにするとともに、もし、これらの修正動作が取られない場合にも、発電し得るようにするとともに，もし，これらの修正動作が取られない場合にも，発電用原子炉の固有の安全性及び安全保護回路の作動により、過渡変化が安全に終止す

用原子炉の固有の安全性及び安全保護回路の動作により，過渡変化を収束させる設る設計とする。

計とする。

発電用原子炉施設は、運転員の誤操作を防止する設計とする。

安全施設は，操作が必要となる埋由となった事象が有意な可能性をもって同時にもたらされる環境条件及び施設で有意な可能性をもって同時にもたらされる環境もたらされる環境条件及び施設で有意な可能性をもって同時にもたらされる環境条

条件下においても、運転員が運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故に対応する件下においても，運転員が運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故に対応するたための設備を中央制御室及び現場操作場所において容易に操作することができるめの設備を中央制御室及び中央制御室以外の操作場所において，容易に操作するこ設計とする。とができる設計とする。

誤操作防止に関して、以下の内容を含む手順等を定める。
現場手動弁の色分け及び保守・点検作業に係る識別管理方法を定めるととも誤操作防止に関して，以下の内容を含む手順を定め，適切に管理を行う。
ａ．現場手動弁の銘板取り付け及び保守・点検作業に係る識別管理方法を定めると
ｂ．中央制御室換気系の閉回路循環運転に関する運転手順については「1.8 火山防事象に関する基本方針 1.9.2 手順等」及び「1.10 外部火災防護に関する基本方護に関する基本方針」及び「1.9 外部火災防護に関する基本方針」に示す。

対策の相違
記載表現の相違

ｃ．初期消火活動のための体制及び運用方法等については「10.5 火災防護設備」に示す。

初期消火活動のための体制及び運用方法等については「10.5 火災防護設備10.5.1.7 手順等」に示す。

記載表現の相違

ともに，弁・機器の施錠管理方法を定め運用する。

b. 中央制御室空調装置の閉回路循環運転に関する運転手順については「1.9 火山
針 1.10.3 手順等」に示す。

記載表現の相違(2) 手順等に、弁・機器の施錠管理方法を定める。

c.

記載表現の相違

発電用原子炉施設は，運転員の誤操作を防止する設計とする。

安全施設は、操作が必要となる理由となった事象が有意な可能性をもって同時に(2) 手順等

記載表現の相違(1) 設計方針のとし、運転員の誤操作等による異常状態に対しては、警報により、運転員が措置

a.

相違点

1．安全設計

安全設計

ｄ．地震発生時は，操作を中止し身体及びプラントの安全確保に努めるよう社内規

d. 地震発生時は、操作を中止し身体及びプラントの安全確保に努めるよう規定類

程類に定め運用する。に定める。

（2/8）

記載表現の相違赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

玄海３，４号(2016年9月20日版)

東海第二発電所(誤操作の防止)（誤操作の防止）第十条 設計基準対象施設は、誤操作を防止するための措置を講じたものでなければならな

第十条 設計基準対象施設は、誤操作を防止するための措置を講じたものでなければならない。
2

安全施設は、容易に操作することができるものでなければならない。

い。
２

安全施設は，容易に操作することができるものでなければならない。

適合のための設計方針適合のための設計方針

1

第１項についてについて
運転員の誤操作を防止するため、盤の配置、操作器具等の操作性に留意するとともに、状運転員の誤操作を防止するため，盤の配置，操作器具等の操作性に留意するとともに，態表示及び警報表示により発電用原子炉施設の状態が正確、かつ迅速に把握できる設計とす

状態表示及び警報表示により発電用原子炉施設の状態が正確，かつ迅速に把握できる設計る。また、保守点検において誤りが生じにくいよう留意した設計とする。とする。また，保守点検において誤りが生じにくいよう留意した設計とする。

運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故発生後、ある時間までは運転員の操作を期待しなくとも必要な安全機能が確保される設計とする。

相違点

記載表現の相違

運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故発生後，ある時間までは，運転員の操作を期待しなくても必要な安全機能が確保される設計とする。

さらに、その他の安全施設についても、プラントの安全上重要な機能に障害をきたすおそさらに，その他の安全施設の操作などについても，プラントの安全上重要な機能を損なれがある現場の機器・弁や外部環境に影響を与えるおそれがある現場の機器・弁に対して、うおそれがある機器・弁やプラント外部の環境に影響を与えるおそれのある現場弁等に対色分けによる識別管理を行うとともに、このうち現場の制御盤・弁に対しては施錠管理を行して，色分けや銘板取り付けによる識別管理を行うとともに，施錠管理により誤操作を防うことにより、誤操作を防止する設計とする。

止する設計とする。

（3/8）

記載表現の相違
対策の相違

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

玄海３，４号(2016年9月20日版)
2について
発電用原子炉の運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の対応操作に必要な各種指示東海第二発電所
第２項について発電用原子炉の運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の対応操作に必要な各種指示計、発電用原子炉を安全に停止するために必要な原子炉保護設備及び工学的安全施設関係のの確認及びへ発電用原子炉を安全に停止するために必要な安全保護回路並びに工学的安全操作盤は、中央制御室に集中して設ける。

施設関係の操作盤は，中央制御室から操作が可能な設計とする。

また、中央制御盤は盤面機器(操作器、指示計、警報表示)をシステム毎にグループ化した

また，中央制御室の制御盤は，盤面器具（指示計，記録計，操作器具，表示装置，警報配列及び色分けによる識別や操作器のコード化(色、形状、大きさ等の視覚的要素での識別)表示）を系統毎にグループ化して主制御盤に集約し，操作器具の統一化（色，形状，操作等を行うことで、通常運転、運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故時において運転員の方法）等を行うことで，通常運転，運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故時において誤操作を防止するとともに、容易に操作ができる設計とする。

運転員の誤操作を防止するとともに，容易に操作ができる設計とする。

現場操作が必要な安全施設について、プラントの安全上重要な機能に障害をきたすおそれ

中央制御室以外における操作が必要な安全施設について，プラントの安全上重要な機能がある現場の機器・弁や外部環境に影響を与えるおそれのある現場の機器・弁に対して、色に支障をきたすおそれがある機器・弁等に対して，色分けや銘板取り付けなどの識別管理分けによる識別管理や視認性の向上を行い、操作を容易にする設計とする。

や視認性の向上を行い，運転員の操作を容易にする設計とする。

当該操作が必要となる理由となった事象が有意な可能性をもって同時にもたらされる環境条件及び発電用原子炉施設で有意な可能性をもって同時にもたらされる環境条件(地震、相違点
記載表現の相違

記載表現の相違
対策の相違

当該操作が必要となる理由となった事象が有意な可能性をもって同時にもたらされる環境条件及び発電用原子炉施設で有意な可能性をもって同時にもたらされる環境条件（地内部火災、内部溢水、外部電源喪失並びに燃焼ガスやばい煙、有毒ガス及び降下火砕物によ

震，内部火災，内部溢水，外部電源喪失並びにばい煙，有毒ガス，降下火砕物及び凍結にる操作雰囲気の悪化)を想定しても、運転員が運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故による操作雰囲気の悪化）を想定しても，運転員が運転時の異常な過渡変化及び設計基準事対応するための設備を中央制御室において容易に操作することができる設計とするととも故に対応するための設備を中央制御室において容易に操作することができる設計とするとに、現場操作についても運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故時に操作が必要な箇所はともに，現場操作についても運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故時に操作が必要な環境条件を想定し、適切な対応を行うことにより容易に操作することができる設計とする。

箇所は環境条件を想定し，適切な対応を行うことにより容易に操作することができる設計

環境評価の相違とする。
想定される環境条件とその措置は次のとおり。
(地震)想定される環境条件とその措置は次のとおり。
（地震）

中央制御室及び中央制御盤は、耐震性を有する原子炉補助建屋内に設置し、基準地震動に中央制御室及び制御盤は，耐震Ｓクラスの原子炉建屋付属棟内に設置し，基準地震動による地震力に対し必要となる機能が喪失しない設計とする。また、中央制御室内に設置するよる地震力に対し必要となる機能が喪失しない設計とする。また，制御盤は床等に固定す制御盤等は床等に固定することにより、運転操作に影響を与えず容易に操作できる設計とす

ることにより，地震発生時においても運転操作に影響を与えない設計とする。さらに，制設備名称の相違る。さらに、運転員机に手摺を設置し、地震発生時における運転員の安全確保及び制御盤上御盤に手すりを設置するとともに天井照明設備には落下防止措置を講じることにより，地記載方針の相違の操作器への誤接触を防止できる設計とする。

震発生時における運転員の安全確保及び制御盤上の操作器具への誤接触を防止できる設計

記載表現の相違とする。
現場操作については、操作対象設備が基準地震動による地震力に対して機能喪失せず、現場操作場所へのアクセスルートも確保される設計とする。

操作対象設備は，耐震Ｓクラスの原子炉建屋及び原子炉建屋付属棟内に設置されており，基準地震動による地震力に対して機能喪失しない設計とする。

（4/8）

記載表現の相違
記載方針の相違赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

玄海３，４号(2016年9月20日版)

東海第二発電所

相違点（内部火災）(内部火災)
中央制御室に消火器を設置するとともに、火災が発生した場合の運転員の対応を規定類に

中央制御室に粉末消火器又は二酸化炭素消火器を設置するとともに，常駐する運転員に定め、運転員による速やかな消火を行うことで運転操作に影響を与えず容易に操作できる設よって火災感知器及び火災報知設備による早期の火災感知を可能とし，火災が発生した場計とする。

合の運転員の対応を社内規程に定め，運転員による速やかな消火を行うことで運転操作に設備名称の相違影響を与えず容易に操作ができる設計とする。
現場操作が必要となる対象設備は、「1.6.1 設計基準対象施設の火災防護に関する基本現場操作が必要となる対象設備は，「1.5.1 設計基準対象施設の火災防護に関する基方針」による設計とすることで、火災発生防止、火災感知及び消火並びに火災の影響軽減の本方針」による設計とすることで，火災発生防止，火災感知及び消火並びに火災の影響軽措置を講じ、容易に操作できる設計とする。

減の措置を講じ，容易に操作できる設計とする。
（内部溢水）(内部溢水)
中央制御室周りには、溢水源となる機器を設けない設計とする。また、中央制御室周りの中央制御室内には溢水源となる機器を設けない設計とする。また，火災が発生したとし消火作業に伴う溢水についても、運転操作に影響を与えず容易に操作できる設計とする。ても，運転員が火災状況を確認し，粉末消火器又は二酸化炭素消火器にて初期消火を行う

記載表現の相違ことで，消火水による溢水により運転操作に影響を与えず容易に操作ができる設計とする。
溢水防護に関する基本方針」による設計とす

現場操作が必要となる対象設備は，「1.6 溢水防護に関する基本方針」による設計とることで、溢水が発生した場合においても安全機能を損なわず、容易に操作できる設計とすすることで，溢水が発生した場合においても安全機能を損なわず，容易に操作できる設計る。とする。

現場操作が必要となる対象設備は、「1.7(外部電源喪失)（外部電源喪失）

地震、風(台風)、竜巻、積雪、落雷、森林火災、火山の影響に伴い外部電源が喪失した場

中央制御室における運転操作に必要な照明は，地震，竜巻・風（台風），積雪，落雷，

記載表現の相違合には、ディーゼル発電機が起動することにより操作に必要な照明用電源を確保し、容易に外部火災（森林火災）及び降下火砕物に伴い外部電源が喪失した場合には，非常用ディー

設備名称の相違

操作できる設計とする。

ゼル発電機からの給電により，操作に必要な照明用電源を確保し，容易に操作ができる設計とする。

また、全交流動力電源喪失時から重大事故等に対処するために必要な電力の供給が交流動

全交流動力電源喪失時から重大事故等に対処するために必要な電力の供給が交流動力電力電源設備から開始されるまでの間においても、専用の無停電電源装置から給電される照明源設備から開始されるまでの間においても操作できるように，直流非常灯及び蓄電池内蔵により中央制御室における運転操作に必要な照明を確保し、容易に操作できる設計とする。

型照明を設置することにより，容易に操作ができる設計とする。

現場操作が必要となる対象設備は、「10.11 安全避難通路等」による設計とすることで必要な照明を確保し、容易に操作できる設計とする。
(ばい煙等による操作雰囲気の悪化)
火災等により発生する燃焼ガスやばい煙、有毒ガス及び降下火砕物による中央制御室内の設備名称の相違

現場操作が必要となる対象設備は，「10.11 安全避難通路等」による設計とすることで必要な照明を確保し，容易に操作できる設計とする。
（ばい煙等による操作雰囲気の悪化）
ばい煙，有毒ガス及び降下火砕物による中央制御室内の操作雰囲気の悪化に対しては，操作雰囲気の悪化に対しては、中央制御室の空調系を閉回路循環運転とし、外気を遮断する

手動で中央制御室換気系の給気隔離弁及び排気隔離弁を閉止し，閉回路循環運転を行うこことにより運転操作に影響を与えず容易に操作できる設計とする。とで外気を遮断することから，運転操作に影響を与えず容易に操作ができる設計とする。

建屋内の現場操作に対しては、空調設備を停止することにより外気を遮断し、運転操作に建屋内の現場操作に対しては，外気取り入れ運転を行っている建屋換気系は，外気取り影響を与えず容易に操作できる設計とする。また、屋外の現場操作に対しては、時間余裕を入れ口にフィルタを設置しているため，運転操作に影響を与えず容易に操作できる設計と確保し環境が回復した後に操作する設計とする。

する。また，換気系を停止することにより外気取り入れを遮断し，運転操作に影響を与えず容易に操作できる設計とする。

（5/8）

記載表現の相違

記載方針の相違赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

玄海３，４号(2016年9月20日版)

東海第二発電所（凍結による操作環境への影響）

相違点
環境評価の相違

中央制御室の換気系により環境温度が維持されることで，運転操作に影響を与えず容易に操作ができる設計とする。
建屋内の現場操作に対しては，建屋換気系により環境温度が維持されるため，運転操作に影響を与えず容易に操作ができる設計とする。
1.4 設備等6.10 制御室

1.4 設備等6.10.1

6.2 制御室6.10.1.2

通常運転時
中央制御室

6.10.1.2.1 設計方針
中央制御室及び中央制御盤は、以下の方針を満足するように設計する。
(1)発電用原子炉施設の通常運転、安全停止及び事故の対応に必要な計測制御装置を、中央制御盤上で集中監視、制御及び必要な手動操作を行うことができる設計とする。

章立ての相違6.2.1 通常運転時等
6.2.1.2

中央制御室

6.2.1.2.1 設計方針
中央制御室及び中央制御盤は，以下の方針を満足するように設計する。
(1) 発電用原子炉施設の通常運転，安全停止及び事故の対応操作に必要な各種指示の確認及記載表現の相違

び発電用原子炉を安全に停止するために必要な安全保護回路並びに工学的安全施設関係の操作盤は，中央制御室から操作が可能な設計とする。また，制御盤は誤操作，誤判断を防(2)中央制御盤の配置及び操作器具の盤面配置等については人間工学的な操作性を考慮し設計記載方針の相違止できるよう配慮した設計とする。

する。また、中央制御室にて同時にもたらされる環境条件(地震、内部火災、内部溢水、(2) 中央制御盤の配置及び操作器具の盤面配置等については人間工学的な操作性を考慮し設

外部電源喪失並びに燃焼ガスやばい煙、有毒ガス及び降下火砕物による操作雰囲気の悪計する。また，中央制御室にて同時にもたらされる環境条件（地震，内部火災，内部溢化)を想定しても安全施設を容易に操作することができる設計とする。

水，外部電源喪失並びにばい煙，有毒ガス，降下火砕物及び凍結による操作雰囲気の悪環境評価の相違化）を想定しても安全施設を容易に操作することができる設計とする。
6.10.1.2.2 主要設備

6.2.1.2.2 主要設備

(1) 中央制御盤(1) 中央制御盤

中央制御盤は、原子炉制御設備、プロセス計装設備、原子炉保護設備、工学的安全施設、中央制御室制御盤は，主制御盤及び補助制御盤から構成されており，プラントの通常運タービン設備、電気設備等の計測制御装置を設けた主盤、補助盤等で構成し、プラントの転時、停止及び事故の対応に必要な操作器、指示計、記録計、CRT 表示装置及び警報装置

通常運転時、安全停止及び事故の対応に必要な操作器、指示計、記録計、CRT 表示装置及び等を運転員の操作性並びに人間工学的観点からの考慮をして設置する。

章立ての相違記載表現の相違

また，中央制御室の制御盤は，盤面器具（指示計，記録計，操作器具，表示装置，警報

設備名称の相違

なお、中央制御盤は盤面機器(操作器、指示計、警報表示)をシステム毎にグループ化し表示）を系統毎にグループ化して主制御盤に集約し，操作器具の統一化（色，形状，操作記載表現の相違た配列及び色分けによる識別や操作器(コントロールスイッチ)のコード化(色、形状、大き方法）等を行うことで，通常運転，運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故時においてさ等の視覚的要素での識別)等を行うことで、通常運転、運転時の異常な過渡変化及び設計運転員の誤操作を防止するとともに，容易に操作ができるものとする。

警報装置等を運転員の操作性並びに人間工学的観点からの考慮をして設置する。

基準事故時において運転員の誤操作を防止するとともに容易に操作ができるものとする。

（6/8）

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

玄海３，４号(2016年9月20日版)(2)中央制御室

東海第二発電所相違点(2) 中央制御室

中央制御室(3 号及び 4 号炉共用)は、原子炉補助建屋内に設置し、1 次冷却系統に係る発電

中央制御室は，原子炉建屋原子炉棟内に設置し，発電用原子炉施設の損壊又は故障が発用原子炉施設の損壊又は故障が発生した場合に、従事者が支障なく中央制御室に入ることが生した場合に，従事者が支障なく中央制御室に入ることができるよう，これに連絡する通できるよう、これに連絡する通路及び出入するための区域を多重化する。また、中央制御室路及び出入するための区域を多重化する。また，中央制御室内にとどまり必要な操作，措内にとどまり必要な操作、措置を行う運転員が過度の被ばくを受けないよう施設し、運転員置を行う運転員が過度の被ばくを受けないよう施設し，運転員の勤務形態を考慮し，事故の勤務形態を考慮し、事故後 30 日間において、運転員が中央制御室に入り、とどまっても、後 30 日間において，運転員が中央制御室に入り，とどまっても中央制御室遮蔽を透過す

中央制御室遮へいを透過する放射線による線量、中央制御室に侵入した外気による線量及びる放射線による線量，中央制御室に侵入した外気による線量及び入退域時の線量が，中央入退域時の線量が、中央制御室空調装置等の機能とあいまって、「実用発電用原子炉及びその制御室換気系等の機能とあいまって，「実用発電用原子炉及びその他の附属施設の位置，附属施設の技術基準に関する規則」及び「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に構造及び設備の基準に関する規則」及び「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

設備名称の相違関する規則の解釈」に示される 100mSv を下回るように遮へいを設ける。換気系統は他と独立に関する規則の解釈」に示される 100mSv を下回るような遮蔽を設ける。換気系統は他と（「(2)中央制御室」は，他条して設け、事故時には外気との連絡口を遮断し、中央制御室非常用循環フィルタユニットを独立して設け，事故時には外気との連絡口を遮断し，中央制御室換気系フィルタユニット

文も含まれた記載であるた

通る閉回路循環方式とし運転員その他従事者を過度の放射線被ばくから防護する設計とする.

を通る閉回路循環運転とし，運転員その他従事者を過度の放射線被ばくから防護する設計

め，「第 10 条 誤操作の防止」

外部との遮断が長期にわたり、室内の雰囲気が悪くなった場合には、外気を中央制御室非常とする。外部との遮断が長期にわたり，室内の雰囲気が悪くなった場合には，外気を中央に関する記載箇所を下線に用循環フィルタユニットで浄化しながら取り入れることも可能な設計とする。また、室内の制御室換気系フィルタユニットで浄化しながら取り入れることも可能な設計とする。まて示す。）

酸素濃度及び二酸化炭素濃度が活動に支障のない範囲であることを把握できるよう、酸素濃た，室内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度が活動に支障のない範囲であることを把握できる度計及び二酸化炭素濃度計を保管する。

よう，酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計を保管する。

発電用原子炉施設に影響を及ぼす可能性のあると想定される自然現象等や発電所構内の状発電用原子炉施設に影響を及ぼす可能性のあると想定される自然現象等や発電所構内の況を把握するため遠隔操作及び暗視機能等を持った監視カメラを設置し、中央制御室で監視状況を把握するため遠隔操作及び暗視機能等を持った監視カメラを設置し，中央制御室でできる設計とする。

監視できる設計とする。

中央制御室は、当該操作が必要となる理由となった事象が有意な可能性をもって同時にも中央制御室は，当該操作が必要となる理由となった事象が有意な可能性をもって同時にたらされる環境条件及び発電用原子炉施設で有意な可能性をもって同時にもたらされる環境もたらされる環境条件及び発電用原子炉施設で有意な可能性をもって同時にもたらされる条件(地震、内部火災、内部溢水、外部電源喪失並びに燃焼ガスやばい煙、有毒ガス及び降下

環境条件（地震，内部火災，内部溢水，外部電源喪失並びにばい煙，有毒ガス，降下火砕

火砕物による操作雰囲気の悪化)を想定しても、適切な措置を講じることにより運転員が運転物及び凍結による操作雰囲気の悪化）を想定しても，適切な措置を講じることにより運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故に対応するための設備を容易に操作ができるものとす

員が運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故に対応するための設備を容易に操作ができる。

るものとする。

中央制御室で想定される環境条件とその措置は次のとおり。
(地震)
中央制御室及び中央制御盤は、耐震性を有する原子炉補助建屋内に設置し、基準地震動に環境評価の相違

中央制御室で想定される環境条件とその措置は次のとおり。
（地震）
中央制御室及び制御盤は，耐震Ｓクラスの原子炉建屋付属棟内に設置し，基準地震動に記載表現の相違よる地震力に対し必要となる機能が喪失しないものとする。また、運転員机に手摺を設置よる地震力に対し必要となる機能が喪失しないものとする。また，制御盤は床等に固定す記載方針の相違

し、地震発生時における運転員の安全確保及び制御盤上の操作器への誤接触を防止するととることにより，地震発生時における運転操作に影響を与えないものとする。さらに，制御設備名称の相違

もに天井照明設備には落下防止措置を講じる。

盤に手すりを設置し，地震発生時における運転員の安全確保及び制御盤上の操作器具への誤接触を防止するとともに天井照明設備には落下防止措置を講じる。

（7/8）

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

玄海３，４号(2016年9月20日版)(内部火災)
中央制御室に消火器を設置するとともに、火災が発生した場合の運転員の対応を規定類に

東海第二発電所

相違点（内部火災）
中央制御室に粉末消火器又は二酸化炭素消火器を設置するとともに，常駐する運転員によ定め、運転員による速やかな消火を行うことで運転操作に影響を与えず容易に操作ができるって火災感知器及び火災報知設備による早期の火災感知を可能とし，火災が発生した場合のものとする。

運転員の対応を社内規程に定め，運転員による速やかな消火を行うことで運転操作に影響を(内部溢水)（内部溢水）

設備名称の相違与えず容易に操作ができるものとする。
中央制御室周りには、地震時に溢水源となる機器を設けない。また、中央制御室周りの火中央制御室内には溢水源となる機器を設けない設計とする。また，火災が発生したとして災のための消火栓による溢水についても、運転操作に影響を与えず容易に操作ができるもの

も，運転員が火災状況を確認し，粉末消火器又は二酸化炭素消火器にて初期消火を行うこととする。

で，消火水による溢水により運転操作に影響を与えず容易に操作ができるものとする。

(外部電源喪失)（外部電源喪失）記載表現の相違

中央制御室における運転操作に必要な照明は、地震、風(台風)、竜巻、積雪、落雷、森林

中央制御室における運転操作に必要な照明は，地震，竜巻・風（台風），積雪，落雷，外

記載表現の相違

火災、火山の影響に伴い外部電源が喪失した場合には、ディーゼル発電機が起動することに部火災（森林火災）及び降下火砕物に伴い外部電源が喪失した場合には，非常用ディーゼ

設備名称の相違

より操作に必要な照明用電源を確保し、容易に操作ができるものとする。

ル発電機からの給電により，操作に必要な照明用電源を確保し，容易に操作ができるものとする。

また、全交流動力電源喪失時から重大事故等に対処するために必要な電力の供給が交流動

全交流動力電源喪失時から重大事故等に対処するために必要な電力の供給が交流動力電源

力電源設備から開始されるまでの問においても、専用の無停電電源装置から給電される照明設備から開始されるまでの間においても操作できるように，直流非常灯及び蓄電池内蔵型照により運転操作に必要な照明を確保し、容易に操作ができるものとする。

明を設置することにより，容易に操作ができるものとする。

(ばい煙等による中央制御室内雰囲気の悪化)

設備名称の相違（ばい煙等による操作雰囲気の悪化）

中央制御室外の火災等により発生する燃焼ガスやばい煙、有毒ガス及び降下火砕物によるばい煙，有毒ガス及び降下火砕物による中央制御室内の操作雰囲気の悪化に対しては，手中央制御室内の操作雰囲気の悪化を想定しても、中央制御室空調装置の外気取入を手動で遮動で中央制御室換気系の給気隔離弁及び排気隔離弁を閉止し，閉回路循環運転を行うことで断し、閉回路循環方式に切り替えることにより、運転操作に影響を与えず容易に操作ができ外気を遮断することから，運転操作に影響を与えず容易に操作ができるものとする。

記載表現の相違るものとする。
（凍結による操作環境への影響）
中央制御室の換気系により環境温度が維持されることで，運転操作に影響を与えず容易に操作ができるものとする。

（8/8）

環境評価の相違