2024年
お客さま対談50 年を超えるものづくりの歴史を積み重ね、磨き上げられた高度な技術の力で未来を拓く

夏季号

大研工業株式会社さま
スポットライト1

当協会お客さま設備の指摘事項・指導事項の概要

スポットライト2８月は「電気使用安全月間」です

vol.298

ほあん坊や

奥入瀬渓流（青森県十和田市）

http s:// w w w . t- h o an . o r . j p /電気と保安2024年

目次

夏季号 vol.298

C O N T E N T S

設備の点検ポイント

高圧受電設備の更新が必要です

お客さま対談大研工業株式会社さま

1P
2-5P

1

小動物侵入による全停電事故！

6P

2

扉を開けた瞬間にビックリ！

7P

1

当協会お客さま設備の指摘事項・指導事項の概要

8-9P

2

８月は「電気使用安全月間」です

10P

検査員の現場報告

スポットライト

地域活動紹介コーナー

上越市内の保育園の「電気安全特別診断」を実施しました

information

夏季の省エネルギー対策

地域とともに「道の駅」 道の駅11P
12-13P
14-15P

いなかだて

家庭の電気お役立ち情報

ご家庭で電気の安全使用をチェックしてみましょう

16P

温泉地紹介

『源義家も癒された歴史ある名泉』盛岡つなぎ温泉

17P

電気の安全・省エネ ワンポイント
電気と保安クイズ

今季号の表紙

「奥入瀬渓流」
藤田

克也

103

102

394

奥入瀬渓流
102

454

長峰駅

青森県

碇ヶ関駅

十和田湖

碇ヶ関IC
津軽
湯の沢駅

奥羽
本線

十和田八幡平国立公園に属し、十和田湖東岸の子ノ口から北東に焼山までの約14km にわたる国指定の特別名勝及び天然記念物（天然保護区域）です。上流域には多くの滝、中流域には数々の景勝地が連続して現れ、渓流沿いに整備された自然遊歩道は、新緑や紅葉の時期に多くの観光客で賑わいます。ミシュラン・グリーン
ガイドで二つ星に選ばれた観光名所です。

東北
自動
車道

撮影者
青森事業本部

黒石IC

282

秋田県

7

白沢駅

454

陣場駅

車道

自動

秋田

103

小坂北IC
104

高圧受電設備の更新が必要です
電気機器の性能低下や故障から自社の電気事故に繋がるばかりでなく、状況によっては電力会社の配電線を停止させてしまう波及事故となり、社会的に大きな影響を与えるおそれがあります。
高圧受電設備は計画的に更新しましょう。
1 機器劣化による電気事故事例

区分開閉器内部
カバーに水滴端子部に腐食劣化により地絡事故が発生した区分開閉器※1

区分開閉器内部の状況

上記の写真は、製造後12年が経過し劣化により、区分開閉器内部に湿気が入り端子部が腐食したため、内部の電源側で絶縁破壊が起こり地絡事故になった事例です。
また、区分開閉器に取り付けられている地絡継電器が劣化していると、構内で地絡事故が発生した際、区分開閉器が動作せず、電力会社の配電線を停止させる波及事故に繋がるおそれがあります。
※１

区分開閉器とは、引込施設に設置された「高圧気中負荷開閉器（PAS）」をいいます。

地絡継電器

2 電気機器の更新推奨時期
電気機器は使用状況や設置環境により劣化の進行程度は異なりますが、下表を参考に電気機器の計画的な更新を行いましょう。
機種

高圧交流負荷開閉器（区分開閉器を含む）
断路器
避雷器
高圧交流遮断器
計器用変成器（ＶＴ・ＣＴ）
保護継電器
高圧限流ヒューズ
高圧交流電磁接触器
高圧進相コンデンサ、直列リアクトル
高圧配電用変圧器
高圧ケーブル

更新推奨時期
屋内用
15年
または定格負荷電流開閉回数
屋外用
10年
または定格負荷電流開閉回数
ＧＲ付開閉器の制御装置 10年
手動操作 20年
または操作回数
100回
動力操作 20年
または操作回数 1,000回
15年
20年
15年
15年
屋内用
15年
屋外用
10年
15年
または規定開閉回数
15年
20年
25年

200回
200回

※一般社団法人日本電機工業会の「汎用高圧機器の更新推奨時期に関する調査」報告書（改訂版）を参考としています1

大研工業本社事務所の外観

今季号のお客さま

宮城県大崎市大研工業株式会社 さま
宮城県大崎市にある大研工業株式会社さまは、精密部品加工・各種機械の設計製作を行う、創業51年目のプロフェッショナル技術集団です。高度な加工技術を基盤に先端産業分野に必要なさまざまな製品をつくり出しています。その技術力は、まさに日々のものづくりの鍛錬の連続の中から生み出されてきた技術者たちの思いやひらめきの貴重な結晶ということができます。
本日は、大研工業株式会社 今野 崇輝 代表取締役に、弊協会専務理事 渡邉 誠がお話をうかがいました。

一般財団法人東北電気保安協会
専務理事

大研工業株式会社
代表取締役

渡邉 誠

今野 崇輝さまものづくりを通して技術を磨く

中でも研削の分野での躍進を目指したもの

渡邉：今野社長は３代目ということですが、御社創ていますが、当時から競合他社はあったと思

業当時はどのようなことを目指していたのでいます。この地域は古くから下請け工場が多しょうか。

いところでしたが、その中にあって「研削技今野：創業は昭和48年（1973年）です。準備期間を術では東北随一を目指す」という気概を込め

経て前年に設立、48年に従業員11名、機械18ての書き方だったのではないかと、私は捉え台を整えてのスタートだったようです。資料ています。

には「東北唯一の治工具・金型工場として、

渡邉：創業50年を超える企業としてここまで発展さ

高度な技術と新しい機械を整え、特に研磨関れてきましたが、社業の中で何か一貫した企係の設備に重点を置き、研磨加工による精度

業理念や従業員の皆さんにぜひ理解してほしに供給する機械加工に対処していく方針…」

いという社長の思いはありますか。

と書いてありまして、機械加工・金属加工の2だったと思います。「東北唯一の」と書かれ

今野：現在は、「ものづくりを通じて技術を高め、50年を超えるものづくりの歴史を積み重ね、磨き上げられた高度な技術の力で未来を拓く

顧客の要望に応え、安全で信頼されるものづ加工に高い評価をいただいています。約６～

くり企業を目指す」という経営方針としてま７割がこのような仕事になります。

とめています。従業員に伝えたいことは、ももうひとつは設計製作で、残りの約３割を占のづくり企業としての自負をもちながらもめています。自動機・専用機・省力化機器な「お客さま本意のものづくり」に徹するというどについて、お客さまのさまざまなアイデア

ことかと思います。かつては何もしなくてもやリクエスト、課題点や条件などを詳細にヒ

お客さまから仕事をいただけた時期がありま

アリングした上で、弊社で対象物の企画設計した。技術に絶対的な自信を持っている職人を行い、ラフスケッチやＣＡＤによってご提気質の仕事ぶりが多かったと思います。しか案し、工程管理計画・見積などを経て試作・製しそれでは「自分本意」です。私が会社を引造まですべて対応させていただいております。

き継いだときは、これからはこちらから営業

金属工具の製造機械の例で示しますと、「機に行かなくてはいけないし、お客さま本意の械が老朽化して工具先端を整える部分が調整対応をきちんとしなければならないと、強くできていない」、「工具先端が飛散することが思ったところがありました。顧客のことを一あり作業者が危険」、「経験を積んだベテラン

番に考える姿勢でないと、サービス精神旺盛しか使えない」という課題がありました。そな工場はほかにもいっぱいあるのですぐ抜かの課題を解決するために、「新しく整備してれてしまう、
もっと危機感を持たないといけな

精度不良のガタつきをなくす」、「工具先端がい。そんな思いで従業員一同進んできました。

飛散しない対策を行い安全性を向上させる」、「さらに操作系に手を入れ手順書を添えて誰伴走型の提案営業へでも作業できるよう操作性を向上させる」。

渡邉：いわゆる精密加工業の内容としてはだいぶ幅広いという印象を持ちますが、おおよその業務の流れを教えていただけますでしょうか。
今野：現在、弊社全体の納入先として航空宇宙、自動車、医療、電機、半導体など多岐の分野にわたって取り引きさせていただいております。業務は大きく２つの部門があります。ひ
とつは精密加工。これはお客さまの製品などの図面仕様に合わせ、ミクロン台の高精度加工で製作するものです。ニッケル合金の一種
で高強度と高耐蝕性で知られるインコネルなどの難削材や複雑形状の部品加工、また板厚
1.0mm の薄板を反り量5μ m 以下に加工する
薄板研削加工など、高精度が求められる製品

ミクロン台の高精度加工の技術力を生かして、システム提案営業の拡大へ

3

このような全体的なシステムを設計しソフト

今野：現在37名のスタッフがいますが、例えば機械面も含めてお客さまに提案する、という仕事の操作の場合はベテランから若手の30代・40になります。

代・50代のスタッフに、操作技術・安全管理

渡邉：お客さまニーズに応えてノウハウを集約して提案していく、
伴走型のアプローチですね。

などの指導を定期的に行っています。全体的な教育は毎週月曜日に朝礼と一緒に、品質の今野：当方の提案によって生まれるメリットや魅力問題があったら勉強会を行うなど、内容とメと、お客さまの設備投資の意欲がうまくマッンバーを調整して実施しています。新卒採用

チしないと、ただ値段が高いという話になっを続けるというのはなかなか難しい状況で、てしまいますので、もう少し営業面で頑張ら

適宜中途採用を組み込んでいます。経験者がなくてはならないところです。

理想ですが、経験がなくても不安にならない

営業では事例を何種類か用意して実績としてよう、
弊社ではていねいな教育を実施すること

提示し、私と専務、あとＰＣを使って商談でにしています。

きるメンバーが半分技術屋・半分営業の、いわゆるセールスエンジニアとしてお客さまに適切な提案をさせていただきます。

国際基準による品質管理体制

渡邉：御社の優れた研削技術、設計開発力、機械設

渡邉：品質の管理体制を独自に行っていると伺って備、それらをどのように蓄積し、教育し、まおります。
「ISO14001」を2006年に取得され、た伝えていくか。どこの企業でもそのような

また SDGs の取り組みもされていますね。

技術継承・人材育成は、大きな一つの課題だ

今野：私たちのような製造業では、いわゆる「トレーろうと思いますが、どのように取り組まれて

サビリティ」が重要になります。材料の受発おりますか。

注、製造や加工の工程などについて追跡可能な状態にすることをいいます。各工程での記録により不良品や破損などが発生するリスクを減らし、品質管理の向上に役立てるものです。検査で使う測定器自体の精度も確認しなければならないので、定期的にメーカーに校正作業をしてもらいます。校正とは、使用している実機が正しく測定できているかを確認する作業です。
品質管理と安全衛生の取り組みについては、
品質管理委員会と安全衛生委員会の取り組み
をきちんと記録に残し、審査員にその記録を確認しながら説明することで、ＩＳＯの維持・更新を行っています。
SDGs 関連ですと、弊社で納める製品は、お客さまの要望により特定の有害物質の使用制限をする RoHS（ローズ）指令や、欧州の化学

高度な技術をもつ精鋭スタッフが大研工業の品質の高さを支えている

4

物 質 管 理 に お け る 法 規 制 で あ る REACH

（リーチ）規則などに準拠して、環境負荷のの古くからの意識づけと先代の取り組み、社

少ない製品をきちんと選定して納入すること

員・スタッフたちの尽力の成果だと思っておがあります。これは納入先のお客さまが海外ります。現在ももちろん、労働安全教育と品との取り引きをされている場合に必須の取り質管理委員会のミーティングなどによって対組みとなります。ほかにも SDGs の一環とし策しています。ホイストクレーンの操作やて、職場体験の受け入れということで、希望

フォークリフトの運転などについては外部講があれば学生さんの受け入れもしています

師の指導を受け、細かいところでは指差し呼し、お子さまの工場見学も対応させていただ

称による確認など、弊社のやり方を徹底していています。

います。もちろん安全づくりの基盤ともなっている整理・整頓・清潔の３Ｓの取り組みを

労働無災害記録、金賞受賞
渡邉：労働環境面でも御社は素晴らしい取り組みをされています。無事故・無災害を続けるとい
うのはたいへん難しいと思いますが、何か徹底されていることがあるのでしょうか。

意識づけています。

復旧に駆けつけた、あの日
渡邉：電気の使用にあたって、何か気になっていることがあればお聞かせください。

今野：無災害記録証制度というのは、厚生労働省が今野：電気の使用に関してはいつもお世話になって一定期間労働災害を発生させなかった事業所

おります。いろいろ値上がりしている時代なに対して無災害記録証を授与するものです。

ので、適切な電気の使い方などアドバイスい弊社では平成２年（1990年）に第１種労働無ただければありがたいと思います。それから

災害記録「589日」達成記録証受賞以来、平平成27年（2015年）９月11日、宮城県で記録

成10年（1998年）に第５種労働無災害記録

的な豪雨・洪水があったときのことです。弊「2704日」金賞を受賞しました。これは弊社

社も大きな被害を受け、建物や車両、工場内は浸水もあったのですが、保安協会の皆さん
がすぐ駆けつけてくれました。いろいろな手
伝いや対応をしてくれて電気も早期に復旧しました。そのときのお礼をあらためて言わせてください。ほんとうにうれしかったです。
渡邉：そう言っていただけることが、我々協会の検「工場をピカピカのショールームにしよう」とわかりやすく取り組みや
すいメッセージを発信している査員にとって何よりの励みになります。こちらこそ大変ありがとうございます。日常の電気保安の確保を第一に、ますます大切になる
省エネのご相談などにも対応させていただきますので、今後ともよろしくお願いいたします。
本日は、高度な技術を駆使し品質を大事に真摯なものづくりを続ける大研工業さまの理念と想いに感銘を受けました。大変ありがとう

労働無災害記録金賞受賞後も記録は継続されているございました。

5

検査員の現場報告1
小動物侵入による全停電事故！
奥州事業所 田中 宏宜
キュービクル内部への小動物侵入により停電事故に繋がった事例をご紹介します。

〔状況〕

６月初旬のお昼頃、電気事故受付センターから「お客さまより全停電したとの連絡があったので対応して欲しい」との連絡がありました。その日は晴れておりましたが、何があったのかと不安な思いで現場に向かいました。

〔調査〕

約30分後、現場に到着しお客さまに挨拶したところ、「いきなり電気が使えなくなった」とのことで非常に困っている様子でした。早速調査に取り掛かり柱上の高圧気中開閉器（ＰＡＳ）を確認したとこ
ろ、地絡継電器（ＧＲ）が動作し、トリップ（切）しておりました。お客さまの高圧電気設備で何か不具合があったと判断し、キュービクル内に安全処置のため短絡接地器具を取り付けた後、点検に取り掛かりました。外観点検を開始してすぐ同僚の「高圧交流負荷開閉器（ＬＢＳ）にヘビがからみついています！」との叫び声でヘビが高圧充電部に触れて地絡したものだと判明しました。
取り除こうとしたところヘビはなんと生きておりましたが、同僚がおそるおそる取り除き、ヘビが侵入した経路を探すことにしました。

れておりました。また、「早急に復旧していただき
大変助かりました」、「再度ヘビが侵入しないよう早急に対策します」と感謝のお言葉をいただきました。

〔まとめ〕

今回は、キュービクル内部へのヘビの侵入によるものでした。屋外に設置のキュービクルは、経年による錆等で腐食し隙間や穴が空くと小動物の侵入口となることがあるため、日ごろからの外観点検の重要性を再確認した事例でした。お客さまにおかれま
しても、小さな隙間等見つけましたら早めの対応が必要となりますので、当協会へご連絡をお願いいた
します。

〔原因〕

キュービクル上部に穴が空き、内部に鳥の巣ができておりましたので、ヒナを狙ったヘビがキュービクルに侵入し高圧充電部に触れて地絡したことが原因と判明しました。

〔復旧〕

キュービクルの穴が空いた箇所からヘビが侵入しないようウエスで簡易的に隙間を埋め、他に異常がないことを確認し調査から30分ほどで無事復旧とな

ＬＢＳに絡みついたヘビりました。

〔お客さまの声〕

お客さまに事故原因の説明とキュービクルの穴の状況を確認していただいたところ、「まさかあの小さな穴からヘビが侵入していたとは」とびっくりさ

6

キュービクル上部に空いた穴

検査員の現場報告2
扉を開けた瞬間にビックリ！
横手事業所 新田 雄輝
工事立会いにおいて、非常用予備発電装置内への営巣に気が付き、トラブルを未然に防いだ事例をご紹介します。

〔状況〕

６月上旬の日曜日、お客さまより依頼のあった電力需給用計器用変成器（ＶＣＴ）及び電力量計交換の立会いと、非常用予備発電装置の停止措置を実施
しました。

〔調査〕

停電による工事開始の前に、非常用予備発電装置が起動しないよう停止措置のため扉を開けた際、ラジエーターファンの上の営巣に気が付きました。巣を覗くと親鳥はいませんでしたが、卵を発見しました。
この状態で発電機が起動してしまうとファンやベルトの周辺部品が壊れてしまうおそれがあったた
め、急いで停止措置を行いました。
鳥の侵入経路を探るため、非常用予備発電装置外箱の外観点検を実施したところ、換気口に穴が空いていることを確認しました。

〔まとめ〕

今回は、前回点検日の４月下旬から６月上旬までの１か月半足らずの間に営巣されていました。幸いにも停電により発電機が起動することがなかったことから大事に至らずに済みました。
キュービクルや非常用予備発電装置は屋外に設置されていることが多く、天候の影響を受けることか
ら外箱の劣化が顕著に現れます。
穴が空く前の定期的な塗装が大切であると再認識した事例です。塗装や補修が必要か判断のむずかし
い場合は、
いつでも当協会の担当者へご相談ください。

〔原因〕

発錆によって換気口や外箱下部に穴が空き、そこから鳥が侵入したと推測されます。月次点検時の簡易手直しにより金属テープ等で目張りをしておりましたが、風雨の影響で一部が剥がれている状況でした。

〔復旧〕

親鳥が近くで見ているかもしれないため、巣と卵を別の場所に移しつつ外箱を清掃し、針金等の金属物が挟まってないか注意しながら外観点検を実施しました。空いた穴に金属テープや布ウエスで目張りを実施するとともに、発電機の起動に支障がないことを確認しました。
お客さまへ現状の報告と空いた穴の補修をお願いしました。

ラジエーターファンの上の営巣と卵〔お客さまの声〕

お客さまから「営巣に気が付かないまま停電が発生しなくてよかった。非常電源が確保されなかったかもしれないと思うとゾッとする。巣の撤去と目張りをしていただき、ありがとうございました。」と感謝のお言葉をいただきました。

非常用予備発電装置の外箱に空いた穴

7

1

当協会お客さま設備の指摘事項・指導事項の概要
当協会では、お客さまの電気設備の点検を実施し、その電気設備に何らかの不具合や異常があった場合、大きく次の２つに区分して報告書に記載し、改修方法や事故防止のためにとるべき措置のご説明をしております。
指摘事項：電気設備の技術基準（法令）に抵触しているもの（感電や電気火災などの電気事故につながるおそれが大きいもの）指導事項：法令等には抵触していないものの、そのまま使用すると電気事故につながるおそれがあるもの
今回は、受変電設備や負荷設備における指摘事項及び指導事項の概要についてご紹介します。

１

指摘事項・指導事項の件数及び軒数の推移（過去５年）●指摘事項
指摘事項の過去５年の件数は、図１のとおりです。
2023年度における指摘事項の件数は、約34.9千件と2022年度の約38.7千件に比べて減少しました。
一方、指摘件数の64.7% にあたる約22.6千件について改修していただきました。
2023年度末で指摘事項のあるお客さま軒数は、全お客さま約50.9千軒の12.5％にあたる約6.3千軒でした。

図１ 指摘事項の件数、改修数、未改修及び改修率の推移（需要設備）件
40,00036,28035,00012,25238,40338,71913,071

13,003

13,470

66.2%

64.9%

66.1%

65.2%

64.7%

24,02824,13925,40025,24922,6072019 年

2020 年

2021 年2022 年2023 年

改修

未改修

37,210

基準」に抵触（法令違反）するものであり、感電や電

12,35830,00025,00020,00015,00010,000
5,000
0

（図２）
指摘事項は、経済産業省令である「電気設備の技術

34,965

図2

気火災などの重大な電気事故につながるおそれがあり

軒
60,000ますので、早急な改修が必要です。

50,0002023年度末

%
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

改修率

指摘事項のお客さま軒数

50,90444,54940,00030,00020,000（12.5%）
6,355

10,0000

図３●指導事項
指導事項の過去５年の件数は、図３のとおりです。
2023年度における指導事項の件数は、約230.2千件と2022年度の約224.2千件より約６千件増加しました。

全お客さま軒数

指摘事項有図３ 指導事項の件数、改修数、未改修数及び改修率の推移（需要設備）件
250,000
200,000
150,000
100,000

175,448
155,078

197,452
174,940

216,363
192,1120224,208203,293230,240
208,203

%
50
40
30

11.6%

11.4%

11.2%

20,37022,5122019 年

20
9.3%

9.6%

24,251

20,91522,0372020 年

2021 年2022 年2023 年

改修

未改修

50,0008

指摘事項無指導事項の件数、改修数、未改修数及び改修率の推移（需要設備）

改修率

10
0

図4

2023年度末で指導事項のあるお客さま軒数は、全お客さまの半数以上の約33.6千軒でした。（図４）2023年度末軒
60000

指導事項の件数及びお客さま軒数は、指摘事項と比50,90450000

較して多い状況にあり、お客さまに改修に努めていた（66.2%）
33,682

40000

だき、前年度に比べ改修率は上昇したものの、9.6％に指導事項のお客さま軒数

30000

とどまっています。

17,22220000

指導事項は、法令に抵触していないものの、更新推奨

10000

時期を過ぎた電気機器も含まれるなど、状態によっては0

そのまま使用すると電気事故につながるおそれがありま

全お客さま軒数

指導事項有

指導事項無

すので、
引き続き改修の必要性をご説明してまいります。

２

指摘事項・指導事項の電気工作物別の傾向

2023年度の電気工作物別の内訳

図５は、指摘事項は「負荷設備」
、
「接

ています。
（図５）
指摘事項の主な内容としては、「負荷設備」では電線路・使用機
器の絶縁不良、使用器具の損傷などがあります。「接地工事」では、

電気工作物

備」
、
「負荷設備」の順で多くなっ

受電設備

1,341

受・配電盤

411

接地工事

電気工作物別指摘数と指導数の比較（需要設備）

3,558

引込設備

地工事」
、
「構造物」の順で多く、指導事項は「受電設備」、「引込設

2023年度

105

構造物

149.121

4,703
3,582

7,996
19,512
18,584

負荷設備
非常用予備
発電装置

209

蓄電池設備

9

指導事項

8,302

1,640
1,569

配電設備

指摘事項

29,806

5,320

0

9,437

20,00040,000150,000件

接地が施工されていないもの又は接地抵抗値が高いものが多く、「構造物」では立入禁止の表示がないものとなっています。
指導事項の主な内容としては、「受電設備」では避雷器、高圧交流負荷開閉器、変圧器及び高圧コンデンサなど、「引込設備」では区分開閉器及び高圧ケーブルといった高圧機器の老朽化によるものとなっています。

３

まとめ

今回は、指摘事項及び指導事項についてご紹介しました。
指摘事項については、法令に抵触していることはもちろんのこと、感電や電気火災などの重大な電気事故につながるおそれが大きいものですので、早急な改修が必要です。
指導事項については、重要な高圧機器の老朽化によるものが多く実際に改修しないまま使用され、それが原因で構内が全停電となり、交換する機器の入手が困難で復旧に数日を要した事例や、それに伴い生産活動に重大な影響を与えた事例も過去に数多く発生しております。
当協会では、電気を安全にご使用いただくため、「あんぜん、きづく、あんしん」をスローガンに定期点検等において、指摘事項、指導事項としてお客さまにお知らせしてまいります。
法令に抵触している指摘事項の速やかな改修は、保安規程遵守として設置者の責務となります。また、指導事項についても停電リスク等の回避につながりますので、計画的な更新等をお願いいたします。
改修や更新等に関するご相談は、お近くの事業所又は担当検査員にお願いいたします。

9

2

８月は「電気使用安全月間」です
夏場は高温、多湿による注意力の低下や、肌を露出した服装、また、発汗により体に電気が流れやすくなるなどの条件が重なり、感電死傷事故が起きやすい傾向にあります。昭和56年に経済産業省（当時の通商産業省）の主唱により、８月を「電気使用安全月間」と定め、電気事故の撲滅を図るために、関係団体が一体となり全国一斉に運動を展開してきており、今年で44年目となります。
当協会では街頭での広報活動などを通じて、お客さまや一般の方々に電気の安全使用を呼びかけているほか、社会福祉施設や公共施設などの電気安全特別診断を実施しています。
2024年度

全国統一重点活動テーマ○感電・火災の防止のため、身近な配線やコンセントを見直しましょう○無資格者の電気工事は法令違反です、必ず電気工事士の資格を持った方に依頼しましょう○自家用設備は、適切な保守点検と計画的な更新で電気事故の未然防止に努めましょう○地震、雷、風水害などの自然災害に備え、日頃から電気の安全に努めましょう○被災時に命と生活を守るため、日頃から停電への備えを万全にしましょう①街頭広報活動（2023年度は、４年ぶりに街頭広報活動を実施しました）②社 会福祉施設や公共施設などの電気安全特別診断10上越市内の保育園の「電気安全特別診断」を実施しました
高田事業所

高田事業所では、毎年８月に経済産業省主唱

汚れが酷かったため、先生にご相談させていたによる「電気使用安全月間」に伴い、活動の一だいた結果、全ての照明カバーを取り外し、屋環として公共施設の電気安全特別診断を実施し外の手洗い場にて一つひとつ丁寧に洗浄するこています。

ととなりました。清掃後に照明を点灯してみた

例年、上越市内、妙高市内の保育園さまやゲー
トボール場等の公共施設を診断させていただいておりますが、2023年は、上越市の幼児保育課
さまにお声がけをさせていただき、８月25日に上越市内の保育園さまの電気安全特別診断を実施いたしました。

ところ以前より照度が明るくなり、先生方に大変喜んでいただきました。
また、電気安全特別診断の終了後、先生方から感謝の言葉をいただきました。
今後もこのような機会を通して、地域の貢献に寄与していきたいと思います。

当日は天候に恵まれ、晴天の下、９時30分より職員２名にて訪問いたしました。園内へ入ると、園児達が興味津々な面持ちで、「おじちゃん、何しにきたの？」と質問してきました。「電気がビリビリしていないか、見に来たよ！」と元気な園児達と言葉を交わすなかで、この子達のためにも「しっかり電気安全特別診断に臨まなくては」と奮起いたしました。
まずは、先生に問診をさせていただきました。

点検を実施させていただいた保育園「どこか具合の悪いところはないか」、「ブレー
カーが切れたことはないか」、「新たに電気設備の増設や機械器具の取り付け、取り替えがないか」お伺いしたところ、現時点ではないとのご返答でしたが、「建物が古くなってきているので、十分な確認をお願いします」とのご要望を承りました。
最初に、引込口配線及び屋外配線の目視によ

引込盤にて漏れ電流測定

る外観点検、
屋外防水コンセントや室外機のアー
ス線の取り付け状況の点検を実施いたしました。
次に、引込盤での漏れ電流測定値、引込盤及び屋内分電盤、電気器具を点検し異常がないことを確認いたしました。
続いて、保育園の玄関及びエントランスの照明器具の点検と清掃に取り掛かりました。脚立に登り照明器具のカバーを外したところ、大変

照明カバーの洗浄

11夏季の省エネ
夏季の電力需要は、13時〜 17時頃に高まる傾向にあります。
家庭における電気の使用割合としては、エアコンと冷蔵庫で５割を占めると言われています。

家庭での消費電力が跳ね上がる夏場は、電力の供給不足も気になります。家計のためだけではなく環境のためにも、一人ひとりが上手に節電をこころがけたいところです。
自分のライフスタイルに合わせて、無理のない範囲で省エネ・節電対策に取り組みましょう。

家庭における電気の使用割合（夏季の点灯帯（19時頃））
夏の点灯帯（19時頃）の電気の使用割合の例
待機電力 4.0％
パソコン・ルーター 0.7％

温水便座 0.3％
洗濯機・乾燥機 1.8％

その他
8.8％
テレビ・
DVD
8.2％

エアコン
38.3％

炊事
7.8％
給湯 3.1％

照明
14.9％

冷蔵庫
12.0％

ご家庭でできる省エネ・節電メニュー
冷蔵庫

壁との間に適切な間隔を空けて設置しましょう。

冷蔵庫の冷やしすぎを避け

調理

炎は鍋底からはみ出さないように、火力を調整しましょう。鍋を火にかけるときにはふたをしましょう。

（強→中）、扉を開ける時間を減

らし、食品を詰め込みすぎない
ようにしましょう。

※食品の傷みにはご注意ください。

エアコン

室内の冷やしすぎに注意し、無理のない範囲で室内温度を下げましょう。

目詰まりしたフィルターを清掃しましょう。

日中はすだれ、
よしず、
カーテンなどで窓からの日差しを和らげましょう。
※熱中症に気を付けて、無理のない範囲でお願いします。

12

ルギー対策照明

不要な照明は消しましょう。

テレビ

リビングや寝室の照明の明るさを下げましょう。

温水のオフ機能、タイマー節約機能
温水洗浄
便座を利用しましょう。
機能がない

省エネモードに設定して、画面の輝度を下げましょう。見ていない時は消しましょう。

ガス
入浴間隔を短くし、シャワー時間を給湯器（風呂） 短くしましょう。

場合、使わないときはコンセントからプラグを抜きましょう。

待機
電力

リモコンの電源ではなく、本体の主電源を切り、長時間使わない機器はコ
ンセントから
プラグを抜きましょう。
（テレビ、パソコ
ン、
プリンターなど）

ライフ
スタイル

家族そろっ

てリビングで

過 ご し、人 の いない部屋の照明・エアコ

ンを消すなど、ライフス

タイルの見直しをすると省エネになります。

洗濯機・
乾燥機

洗濯は容量の８割以上を目安にまとめ洗いをしま

しょう。

衣類乾燥機（洗濯機の乾燥機能含む）や浴室乾燥機

は、
部屋干しと併用して使用時間を短くしましょう。

家庭には、他にも消費電力が大きい家電製品があります。

小さなことから電気の使い方を上手にコントロールして、効率よく省エネをはじめてみましょう。
出典：経済産業省資源エネルギー庁「ご家庭でも省エネに取り組みましょう」2023，ｐ1
経済産業省資源エネルギー庁「夏季の省エネ・節電メニュー」2023，ｐ2-ｐ4

13

地域とともに

道の駅

いなかだて
の
道 駅
道の駅について田舎館村は、津軽平野の南部に位置しており、一次産業を中心とした農業が盛んな村です。東に八甲田連峰、西に岩木山をのぞみ、村の中央を浅瀬石川、弘前市との境を南北に平川が流れており、豊かな水と肥よくな土壌を生成しています。その恵みは、お米はもちろん、りんごやいちごなど多くの特産品を生み出しています。
道の駅いなかだて「弥生の里」は、7.5ha の広大な敷地に、産地直売センター、レストラン、
ミニ遊具施設、パター
ゴルフ場などを兼ね備えた、大人も子供も一日中楽しめる「ゆったり・くつろぎ・遊べるひろば」です。
弥生時代の昔から現在に至るまで米作りが脈々と続いてきた歴史ある村であることから、「弥生の里」と命名されています。

産地直売センター

遊具施設

田舎館村の地元生産者様による新鮮な野菜や果物、お惣菜をはじめとしたこだわりの特産品など豊富な商品、お土産を多数取り揃えています。

ファッション自転車やミニ電車、パターゴルフ、
お友達やご家族と一緒に体験できる乗り物も充実しています。
（遊具施設は施設ごとに料金設定あり）

田舎館村産米「あさゆき」

津軽平野のど真ん中からお届けしますミニ電車
豊富な遊具がお出迎えします
厳選に厳選を重ねた青森のお土産

田んぼアート（写真提供：田舎館村役場）【夏季開催時期：６月～10月ころ】
種類が違う7色の稲を使用して、田んぼに緻密なアート作品を作る「田んぼアート」は、過去にはシン・ゴジラ、手塚治虫キャラクター、
ONE PIECE といった作品を作成しました。
【冬季開催時期：２月】
冬の田んぼアートは「冬を楽しむ！雪と遊ぶ！」をコンセプトに、
スノーシューを履いて雪原を踏み固め、凸凹に差し込む光と影で表現する「スノーアート」を展示しています。

田んぼアート「縄文から弥生へ」

14

冬の夜に浮かび上がる「スノーアート」

「道の駅」の目的と機能（国土交通省ＨＰより）目的

基本コンセプト・道 路利用者への安全で快適な

休憩機能

・24時間、無料で利用できる駐車場・トイレ

情報発信機能 ・道路情報、地域の観光情報、緊急医療情報などを提供

道路交通環境の提供

地域連携機能 ・文化教養施設、観光レクリエーション施設などの地域振興施設

・地域の振興に寄与

食べる

レストラン

ジャイゴ

古代米を練り込んだ優しい味わいの「弥生ラーメン」やハンバーグ定食など、幅広い世代が楽しめる、バリエーション豊かなメニューを用意しています。
中でもおすすめは、田舎館村で発見された弥生時代の土器をイメージした器に盛られた「土器カレー」。田舎館村で生産されたお米「つがるロマン」と、田んぼアートでも使われる「紫黒米」を使用した新名物です。
１日30食限定ですので、お見逃しなく。

１日30食限定「土器カレー」！

甘じょっぱさがクセになる
味噌ソフトクリームレストランにはベビーベッドを完備

その他の主な施設

田舎館村埋蔵文化財センター 【日本北端の水田跡～垂柳（たれやなぎ）遺跡】
1981年（昭和56年）、田舎館村で弥生時代（約2,000年前）の水田跡が発見されるまでは、「東北地方北部に弥生時代はなかった」と言われていたため、垂柳遺跡の水田跡の発見は、考古学史や農業史を書き換えるほどの大発見でした。
垂柳遺跡に関連して発見された弥生時代の田んぼ跡をそのまま保存展示
しています。また、垂柳遺跡から出土した本物の土器を手に持って、その感触を体感することもできます。
●開館時間 10:00～17:00（入館は16:30まで）●休 館 日 毎週月曜（祝日の場合は翌日、12/29～1/3）●入 館 料 一般300円、高・中学生200円、小学生100円出土した弥生式土器●Ｔ Ｅ Ｌ 0172-43-8555

アクセス
青森県南津軽郡田舎館村大字高樋字八幡10

TEL 0172-58-4411
交通手段▶公共交通機関利用

URL https://www.michinoeki-inakadate.com/
弘南鉄道弘南線田んぼアート駅から徒歩約5分（冬季期間は田舎館駅をご利用ください。徒歩約15分）▶自 動 車 利 用

東北自動車道

黒石ＩＣより国道102号を弘前方面へ約10分

田舎館駅

線
弘南
鉄道
弘南

〒038-1111

道の駅いなかだて102★
田んぼアート駅

15家庭の電気お役立ち情報

ご家庭で電気の安全使用をチェックしてみましょう
タコ足配線はしていませんか？
 コンセントやテーブルタップの定格容量を超えると、過熱・発火のおそれがあります。電気製品の消費電力を確認しましょう。
コードを釘やステップルで固定していませんか？
 コードを傷つけ、内部の電線が断線したり、過熱・発火のおそれがあります。電気工事店にお願いして正しい配線に取り替えましょう。
コンセントやプラグが破損や変色したり、ホコリなどが付着していませんか？
 こわれたコンセントやプラグは感電やショート（短絡）の原因になります。電気工事店にお願いして交換しましょう。ホコリが湿気を含むとプラグの間に微小の放電が発生し、発火するおそれがあります。定期的に確認しましょう。
プラグがぐらぐらしていませんか？
 プラグの差し込みが不完全だと、プラグが外れかかり、コンセントやプラグが過熱・発火するおそれがあります。
コンセントにきっちり差し込みましょう。
コードを束ねたまま使用していませんか？
 束ねた部分の放熱が悪くなり、過熱・発火のおそれがあります。コードは伸ばして使いましょう。
電気コードの上に家具や物を置いていませんか？
 電気コードの上に家具やカーペットなどを置くと、コードが傷ついたり過熱・発火のおそれがあります。電気コードの上に物を置かないようにしましょう。
洗濯機や電子レンジにアース線は取り付けてありますか？
 アース線は、漏電したときに電気を地面に逃がし、電撃（ショック）を軽減してくれます。
屋外の器具が破損や腐食したり、雨水が浸入していませんか？
漏電するおそれがありますので、器具を交換しましょう。

16

地域発信！
東北・新潟の温泉地紹介

岩手県盛岡市「源義家も癒された歴史ある名泉」

盛岡つなぎ温泉

平安末期の康平年間（1058年～1065年）、源義家が阿部貞任を攻めたとき（前九年の役）、本陣を「湯の館（現岩手県盛岡市繋温泉南方の山麓）」に置きました。この時、義家は温泉が湧いているのを発見し、愛馬の傷をこの温泉で洗うと快癒したので、義家自身も愛馬を穴のあいた石につないで入浴したことから、以来、「繋温泉（つなぎ温泉）」と呼ばれるようになったと伝えられています。
歴史的には、長く「繋温泉（つなぎ温泉）」と称されてきましたが、2023年4月1日に「盛岡つなぎ温泉」に名称変更しました。
岩手山を望む御所湖というダム湖の畔に位置しており、「盛岡の奥座敷」とも呼ばれています。
現在、旅館・ホテルは9軒あり、春は桜、夏は御所湖まつりの花火大会と盛岡さんさ踊り、秋は祭礼、冬は雪まつりと一年を通して見どころがたくさんあります。
また、2019年度から「つなぎでつなぐ盛岡さんさ踊り」を開催しており、盛岡の夏の風物詩「盛岡さんさ踊り」が盛岡つなぎ温泉に宿泊すると毎日観られる！ということで大人気です。2024年度も年間229日間開催されます。

泉質

温泉街の見どころ

盛岡つなぎ温泉には６つの源泉があり、毎分約2,000
リットルもの豊富なお湯が湧出しています。泉質は単純硫黄泉で、血行や代謝の促進に作用すると言われる硫黄・盛岡つなぎ温泉神社（薬師神社）
約300年前に建てられ、難病治療・安産・商売繁盛の神様として地域の人々に親しまれています。盛岡つ成分と、古い角質を落とす作用が期待できる ph8.7～9.5と非常に高いアルカリ性が特徴で、どの温泉からも温度の高いお湯が湧出します。

なぎ温泉の由来のつなぎ石も見られます。
・藤倉神社
湧き水が有名で、盛岡近郊から水を汲みに多くの方

また、最近非常に注目を集めている「天然の保湿成分」と言われるメタケイ酸も55.6～
149.9mg 含 ま れ て お り、 滑 ら
かなお湯ですべすべなお肌を体験できます。

600年の昔から湧き出る名水「藤倉清水」

逸品
・特別純米「繋駒」

が訪れます。

つなぎの名水「藤倉清水」と岩手県産米を使用しています。
御所湖畔に広がるコスモス
ロードにちなみ「花酵母コスモス」で丹念に醸しています。

・盛岡つなぎ温泉の源泉で作った温泉卵
・盛岡つなぎ温泉の地熱で作ったとまと・やまいち手湯・ねこいし足湯（定休日：月曜日）
・おちあい足湯（定休日：木曜日）
・源泉公園手湯・足湯（定休日：月、木曜日）
すべて源泉かけ流しなので、手や足だけでも全身が温まります。

ぬぐだまるぅ〜

源泉かけ流しで作る温泉卵と、地熱で作ったトマトです。
温泉卵は、盛岡ブランド限定品です。

◎盛岡つなぎ温泉●交 通 手 段／［公共交通機関利用］東北新幹線 盛岡駅から路線バスで約30分（つなぎ温泉）［自動車利用］東北自動車道 盛岡ＩＣから約20分●問い合わせ先／ 盛岡つなぎ温泉観光協会 TEL019-689-2109 URL：https://tsunagionsen.com/index.html（写真提供：盛岡つなぎ温泉観光協会）

17

電気の安全・省エネ ワンポイント

2024年

夏季号 vol.298
2 0 2 4 年 7月1日
発 行 所 仙 台 市 太 白 区 あすと長 町 3 丁 目 2 番 3 6 号

Q○の中に言葉を入れてください。

〇〇〇〇セミナーを実施します

ヒント：当協会のホームページ「当協会について」「当協会の強み」をご覧ください。

※ご応募いただきましたお客さまの個人情報は、当選賞品の発送やご意見・ご質問への回答にのみ使用いたします。

〒982-0007 仙台市太白区あすと長町三丁目2番36号 一般財団法人東北電気保安協会

FAX 022-748-1275● 締切り日広報グループ 宛

2024年９月30日消印有効

皆さまのご応募をお待ちしております。（本誌又は協会に対するご意見、ご感想などもお寄せください）★前号vol.297の
正解は、

診断

でした。

東北電気保安協会の情報は携帯サイトでもご覧いただけます。

★前々号 vol.296 の応募者総数は 123 名、正解者は 122 名でした。
たくさんのご応募ありがとうございました。

一 般 財団法 人 東 北電気保安協会

郵便はがき又はFAXにて、答え、郵便番号、住所、氏名、さしつかえなければお勤め先をご記入のうえ、
下記宛にお送りください。正解者のなかから、抽選で 20 名さまにクオカードを贈呈いたします。
なお、当選の発表はクオカードの発送をもって代えさせていただきます。

印 刷 ㈱ ソノベ