技報 第 11 号（2013 年）

一辺が約 100m の平面形状を有する免震+PCaPC 工法による大規模病院の施工－兵庫県立淡路医療センター－

１．はじめに

大阪支店

建築部

寺尾守弘

大阪支店

建築部

南淳一郎

大阪支店

建築部

坂梨嘉洋

大阪支店

建築部

中村哲徳

２．建物概要

当センターは兵庫県立淡路病院の施設の老朽化に対応し、本建物は，X 方向スパンが 12.6m または 10.5m，Y 方向ス島内の中核病院としての施設を確保する為にカネボウ工場跡

パンが 9.0m または 12.0m のスパン割で構成され，低層部は地に建設された淡路島内唯一の県立病院である．

98.7m×117.0m，高層部は 86.1m×30.0m の平面形状となって災害拠点としても重要な機能を果たす建物で，大震災後もいる．

機能する必要があるため免震構造が採用されている．建設地

構造形式は，基礎は独立フーチングの杭基礎，1階梁は在来

は淡路島の中央に位置する洲本市の中心部にあり，沿岸部と工法による RC 造とし免震装置が取り付く柱下部はプレキャいう環境下における耐塩害性に配慮すると共に，建設現場でスト部材の免震ブロックを用いている．上部構造はプレキャの環境負荷を低減する観点から PCaPC 造が採用された．

ストプレストレストコンクリート造(PCaPC 造)の純ラーメ

赤煉瓦を基調とした外観は，旧カネボウ工場群で使用されン架構，ヘリポートが設けられる塔屋階は鉄骨造によるブレた赤煉瓦調の景観を継承し，周辺にある図書館や体育館と共ース付ラーメン架構，1 階に配置されるリニアック部分（放射に地域一帯の調和を図っている．

線治療装置）は 1 階床を病棟と一体とし 1 階床以外は EXP.Jにより構造的に分離された現場打ち RC 壁式構造となっている．
柱は高層棟・エネルギーセンター棟が 1,000mm×1,000mm，低層棟が 900mm×900mm の断面サイズとし，PC 鋼棒 32φ(B 種・C 種)・36φ(C 種)を用いた圧着接合としている．梁は，低層棟および高層棟は 600mm×1,000mm，エネルギー棟
は 600mm×1,200mm を基本断面サイズとしている．
1 階梁はプレストレスによる免震装置への影響を避けるために RC 造となっている．2 階以上は，X 方向は中央部の梁を3 分割し左右それぞれを 2 次緊張した後に中央部梁の中間にPCa ブロックを後から架設して 3 次緊張を行うことで緊張による建物の変形を低減している．Y 方向は低層棟，高層棟，エネルギーセンター棟の 3 棟をそれぞれ緊張し，各棟間を鉄写真-1 建物全景（南面）
工事名称 兵庫県立淡路医療センター

骨梁でジョイントし一体としている．
高層棟
エネルギーセンター棟

工事場所 兵庫県洲本市

後施工区間
鉄骨繋ぎ

発 注 者 兵庫県
設計監理 株式会社 安井建築事務所
建築施工 戸田・村本・前川 特定建設工事共同企業体
P C 施工 株式会社 ピーエス三菱
構造 PCaPC 構造（免震構造）

敷地面積 26,943.60m2

建築面積11,164.93m2

延床面積 33,668.85 m2

規 模 地上 8 階＋塔屋 2 階

後施工区間
鉄骨繋ぎXY

低層棟

全体工期 2010/10～2013/ 4（31 ヶ月）
P C 工事2011/ 6～2012/ 5（12 ヶ月）

図-1 ゾーン位置図

技報 第 11 号（2013 年）

３．施工計画設．そして，プッシングマシーンを使用し約 100m のスパン

3.1 重機計画に PC 鋼より線を通線し，3 次緊張を行った．Y 方向において本建物は平面形状が 117.0m×98.7m と非常に大きく平面計

は低層棟，高層棟，エネルギーセンター棟の 3 棟それぞれを 3

画上 3 つのゾーン（エネルギーセンター棟，高層棟，低層棟）

次緊張，PCグラウトの注入を行い，各棟間の鉄骨梁を架設しに分かれているため，PCa 部材を吊り込む重機計画が工程に一体とした．緊張による建物の変形への配慮は柱部材おいて及ぼす影響が大きい．そのため，500t,350t,250t クローラーも行い，緊張による X，Y 方向の建物の変形を計算した数値

クレーンを 3機使用し，各ゾーンを区別することなく，PCaを反映させ，柱の建ちの管理を行った（写真-2 右）．

部材架設作業ゾーンへクローラークレーンを移動させることにより作業の効率化を図った重機計画とした．図-2 に重機計
画図を示す．
4.23
X1X2X
3X4X5X6X
7X
8X9X103.32

3.33

トレーラー
3.29

Y1312000350t

写真-2 部材架設状況

12000Y124．工事工程

9000Y11

上部 PCa 部の建方工程を以下に示す．架設は 2010 年の 109000Y109000Y
9月より開始し上棟まで 8 ヶ月を要した．PCa 部材の建方に使500t
12000117000Y
8用する大型クレーンの効率化を図るため，高層棟・低層棟・9000

Y
79000

Y6Y
5

エネルギーセンター棟の架設工程をラップさせ工期短縮を図

900
0S
C2Y
4

900
0った．

900
0Y
3Ｍ

2010年10月

900
0Y
2Y
1

高層棟

トレーラー

11月

1階柱2階梁12月

2階柱3階梁2011年1月

3階柱4階梁4階柱5階梁

低層棟

250t
12
600

1
2600

1
2
600

105
00

1
2
600

1
2600

12600

トレーラー

2月

12600X2X
3X4X5X6X
7X
83月

X9高層棟

X1
0

5階柱6階梁6階柱7階梁低層棟

123456789101112②柱部材架設
ＰＣａ免震ブロック（60N/mm2）

8階柱R階梁図-4 PCa 部材 架設工程

3.2 施工順序
現場打ちＲＣ梁（機械式継ぎ手接合）

5月

7階柱8階梁2階柱3階梁図-2 重機配置平面計画図①免震ブロック架設→現場打ちＲＣ梁施工

4月

11500

110200X1

1階柱2階梁

エネ棟

n階

柱部材
□900、□1000（60、70N/mm2）

13 14 15 16 171819202122

PCB緊張 PCW通線 PCW緊張
柱建方

n-1階
梁部材受けブラケット梁建方

鉄骨

床 版

バルコニー版
PCBグラウト

小梁

床版

スラブ配筋

con

養 生

図-5 タクト工程
免震装置

5．その他

ＰＣ鋼棒
32、36mm（B-1、C-1）③梁部材架設④床版部材架設

小梁部材
500×900（60N/mm2）（プレテンション部材）⑤トップコン打設

竣工を 1 週間後に控えた 2013 年 4 月，淡路島付近を震源として淡路島地震（M6.3）が発生した．洲本市は震度 5 弱を観測し，建物の一部損壊が 4,500 棟以上に上ったのをはじめ，液状化による施設被害，水道管破損による断水などの被害が発生したが，本建物においては無害であった．また，ケガキ

Ｙ方向 大梁部材
600×1,000（60N/mm2）

板に刻まれた跡からほぼ設計値とおりの変形であることが確
Ｘ方向 大梁部材
600×1,000（60N/mm2）（１次緊張部材）

ＰＣａ床版

以降はサイクル施工

図-3 施工順序図

認され免震効果を検証する結果となった．

Key Words：PCaPC 造，免震構造，長大建物，病院建築

施工順序を図-3 に示す．まず，PCa 柱・梁部材を架設し，PC鋼より線の通線を行い，PCa 床部材の架設後，柱 PC鋼棒・梁 PC鋼より線を緊張する．
前項に記述したように，緊張による建物の変形を低減させるための対策を行った．X 方向の中央部の梁を 3 分割し左右それぞれを 2 次緊張した.その後、中央部のあと施工ブロック
梁を架設し（写真-2 左），スラブ配筋・トップコンクリート打

寺尾守弘

南淳一郎

坂梨嘉洋

中村哲徳23