恵寿総合病院医学雑誌 第3巻（2015）

総説

新病院の建築計画について
神野厚美
社会医療法人財団董仙会 本部事務局 建設準備室【要約】
既存病棟の狭隘化・老朽化に伴い平成 22 年度「石川県医療施設耐震改修等促進臨時特例事業費補助金」の事業要件に則り，外来部門・診療部門並びに急性期病棟部門を中心とした新病棟を旧駐車場敷地に新築した。
新しい恵寿総合病院は 5 病棟，3 病棟，さらに新築する病棟の 3 つの棟から構成される施設として計画した。
本計画は 2009 年 6 月から始まり，約 4 年半を費やし 2013 年 10 月完成に至った。
新病棟の建設においては，建築可能な建物の規模，総建築費，並びに将来必要となる医療機能を想定する環境などが主な制約条件となり，この範囲内で新病棟建設計画を策定する必要があった。今回，本計画のコンセプトと軌跡を振り返り，今後の病院運用の指針としたい。
Key Words：恵寿総合病院，新病棟，建築計画
ら始まり，約 4 年半を費やし 2013 年 10 月完成に至【はじめに】当院が立地する能登中部医療圏は，人口減少・高った。
今回本計画のコンセプトと軌跡を振り返り今後の齢化が進行している。このような状況の下，同じ医療圏の総合病院である公立能登総合病院との共存と病院運用の指針としたい。

棲み分けをはかり，「得意分野を充実する」ことが求められている。当院の得意分野である「内視鏡」，「が【本計画が目指したもの】

ん」を初めとした急性期医療，リハビリテーション

新病棟建設においては，建築可能な建物の規模，医療，家庭医療そして急性期から介護福祉までのシ総建築費，並びに将来必要となる医療機能を想定すームレスな連携と強みを生かし，能登北部医療圏をる環境が主な制約条件となる。この範囲内で新病棟含めた幅広い地域の患者に医療の提供を行うことが建設計画を策定する必要があった。

当院の果たすべき中長期の方向性であると考えた。

新しい恵寿総合病院機能は，3 つの敷地に跨るこ

既存病棟の狭隘化・老朽化に伴い，平成 22 年度「石とになった。5 病棟，3 病棟，旧駐車場敷地の新病棟

川県医療施設耐震改修等促進臨時特例事業費補助が，新病院機能を担う施設である。

金」の事業要件に則り，外来部門・診療部門並びに法的に最大可能な病院建築面積は，既存の 3 病棟

急性期病棟部門を中心とした病棟を旧駐車場敷地に約 5,000 ㎡と 5 病棟約 5,200 ㎡を加え，合計約 25,700新築した。合わせて，新病棟と 3 病棟・5 病棟を上㎡以下となる。したがって新病棟の建設可能面積は，空連絡通路で結び，さらには，医療環境の変化に対約 15,500 ㎡（PET-CT,リニアックセンター棟 計 670

応した新しい病院機能に再編するため，3 病棟・5㎡を除く）以下となった。一方，建替え対象となる病棟の改修工事を行った。この事業により，急性期旧病棟の面積は，約 12,000 ㎡で，新病棟建設可能面医療を担う新病棟，亜急性期・回復期医療を担う既積を下回っている。総建築費を考慮し，病床数 1 割

存病棟の機能分化が明らかになり，新しい恵寿総合減を仮定した上で，旧病棟と同規模とすることが適病院として生まれ変わった。本計画は 2009 年 6 月か正と考えた。

－ 40 －

恵寿総合病院医学雑誌 第3巻（2015）

表1

本計画の概要【工事名称】
社会医療法人財団董仙会恵寿総合病院/新病院建設建替及び改修計画【新病院】
建築敷地 石川県七尾市桜町 89-1（一部），89-3，89-4（一部），89-5，-6，-7，-8，-9，-10
建築物の概要 用

途：病院

敷地面積：8,077.20 ㎡
建築面積：3,028.30 ㎡（既存 PET-CT リニアックセンター合せて 3,699.58 ㎡）
延べ面積：15,373.64 ㎡（既存 PET-CT リニアックセンター合せて 16,044.74 ㎡）
構

造：鉄筋コンクリート造（免震構造+扁平梁採用）

基礎工法：直接基礎（液状化対策 TOFT 採用）
階

数：地上 7 階

高さ：軒高さ 29.17ｍ 最高高さ 27.99ｍ（平均地盤面から）

起 工 式：平成 24 年 3 月 2 日
工期着工：平成 24 年 3 月 26 日
竣

工：平成 25 年 10 月 31 日

【上空連絡通路】
建築敷地 石川県七尾市桜町 89-3，93，富岡町 90-2
建築物の概要 用途：病院（上空連絡通路 1，2）

建築面積：124.07 ㎡（5-3 病棟間）
，187.92 ㎡（3-新病院間）
延べ面積：124.07 ㎡（5-3 病棟間）
，187.92 ㎡（3-新病院間）
構

造：鉄骨造

基礎工法：杭基礎階

数：地上 1 階

高さ：軒高さ 14.40ｍ 最高高さ 15.20ｍ【建築主】
社会医療法人財団董仙会 理事長 神野正博
石川県七尾市富岡町 94 番地【コンストラクション・マネジメント】
設計・監理 統括：三菱商事株式会社
東京都千代田区丸の内二丁目 6 番 1 号
設 計・監 理 者：株式会社伊藤喜三郎建築研究所・株式会社竹中工務店設計共同企業体
東京都豊島区高田 2 丁目 17 番 22 号 目白中野ビル 3 階
施

工者：株式会社竹中工務店名古屋支店
愛知県名古屋市中区錦 1 丁目 18 番 22 号

－ 41 －

恵寿総合病院医学雑誌 第3巻（2015）

図１

設計時の建物配置計画

図2

立地環境

－ 42 －

恵寿総合病院医学雑誌 第3巻（2015）

即ち，最新の診療部門や療養環境及びアメニティ(2) 計画敷地状況の改善に必要な面積確保を考慮すると，本計画では，恵寿総合病院の計画敷地は，図 3 のように，道路外来及び診療部門の再編が必要不可欠となった。そによって 4 つの区画に分かれている。ただし，A 敷の上で「新恵寿総合病院」が，現在求められる医療地の旧病棟と B 敷地の 3 病棟とは，市道地下を横断機能の策定や，更には今後，30 年～40 年の長期に渡する地下通路によって連絡が可能となっていた。まり，この地において地域住民に信頼され，親しみのた何れの敷地もほぼ平坦であるが，敷地形状は部分ある病院であり続けることのできる計画が必要とな的に隣地が食い込んだ不整形となっている。

った（図 1，表 1）。
2.
1.

新病院と既存建物との関係

旧病棟は，主に外来部門，手術部・画像診断を含立地環境と敷地状況

む診療部と，248 床の一般病床により構成されてい(1) 立地環境
恵寿総合病院は，ＪＲ七尾駅より北西に車で約 5た。今回「石川県医療施設耐震改修等促進臨時特例分と，七尾市中心市街地からほど近くに位置し，北事業費補助金」事業要件に則り，これら旧病棟機能は七尾湾と能登島，西は桜川，南は小丸山公園を望を新たに建設される新病棟に移設することにした。

む，水と緑に恵まれた環境に立地している。また敷同時に 3 病棟及び 5 病棟の改修によって，新たな病地周辺は，海側に造船所など港に係わる工場などの院機能が再編されることになった。交付金要件に伴産業施設が多く，南側は閑静な住宅地に囲まれ，産い，対象病床の一割減を行わなくてはならなかった。

業と住宅が近接する立地環境にある。（図 2）

これによって新病棟の病床数は 223 床（＝248 床×

この立地環境を生かし，海側と山側の眺望を保全0.9）とした。
こうした再編を考えるに当たり，市道によって物する全体計画とした。
図3

計画敷地状況

参考：ゼンリン住宅地図

D 敷地
C 敷地

B 敷地
A 敷地

－ 43 －

恵寿総合病院医学雑誌 第3巻（2015）

理的に分断された 3 つの敷地と建物を 1 つの病院機

接続階は公道の通行を妨げない高さであり，かつ新能としてどのように連携させるかを検討し，上空連病棟の病棟階以外のフロアとしたため 3 階となった。

絡通路の設置を決定した。

この 2 か所の接続により，本計画では，3 病棟は 5

上空連絡通路は，5 病棟，3 病棟及び新病棟，それ病棟と新病院との中間に位置する建物となる。
また，3 病棟は，旧耐震基準の建物であることかぞれの建物に影響を与えない独立した構造体としてら鉄骨ブレースによる内部耐震と外部耐震の改修工計画した。
上空連絡通路で結ばれた 5 病棟，3 病棟及び新病事が必要となった。

棟は，1 つの病院として機能する前提のもと，分棟であることを生かしながら，部門配置や病棟構成な

3.

病棟部門計画

ど特徴付けを考える必要があった。同時に，新病棟(1) 上空連絡通路で接続された，新病棟，3 病棟，建設敷地に建つ PET-CT，リニアックセンター棟との5 病棟のそれぞれに病棟を配置した。これは，新病連携にも留意しなければならなかった。

棟（急性期）から 3 病棟，5 病棟に，患者の容態に今回，3 病棟からは 2 本の上空連絡通路，1 本の地合わせ緩やかにステップダウンする病棟配置である。

下通路が通る事となった。この行政協議は今回の計

1 フロア 2 看護単位の計画とし，中央には「スタッ画の中でももっとも時間がかかった事項である。

フステーション」を隣接配置した。
「ナースステーシ

医療施設として存続するために，天候に左右されョン」という名称を廃し，医師・看護師・医療技術ず，交通環境上も安心な場を提供することが重要だ

職・事務職等，多職種が補い合いながら協働できると認められ，長い行政協議の末，設置の認可が下り場所とした。

た。既存地下通路は，本来埋め戻しをして七尾市に(2) スタッフステーションの中央にはセキュリテ返還することが前提であったが，途切れない医療環

ィ管理エリアを設け，薬剤の混注作業，診療材料・境提供のため熱源・電気など人が通らないことを前

薬剤・器材のストックエリア，スタッフ休憩室等の提に設備トレンチとして引き続き有効活用できるこスペースを 2 看護単位共有として設置した。隣接しとになった。このことは総工費の抑制に大きく寄与た位置にあるスタッフステーションは配置人員の不し，これからの維持管理に貢献するであろう。

足しがちな夜間，相互に補い合えるよう配慮した。

本計画に先立ち D 敷地には立体駐車場（333 台）SPD(Supply Processing and Distribution）物品供を整備し，これをもって「石川県医療施設耐震改修給，給食・清掃等に関わる搬送が管理エリア内で行等促進臨時特例事業費補助金」事業の着工とした。

われることになった。

（1）恵寿総合病院の状況分析(3) 集中治療病棟とハートセンターを新病棟 4 階

恵寿総合病院の建物は，建替え対象となった旧 1に隣接配置した。また集中治療病棟では，その一部病棟が築 47 年，旧 2 病棟が築 39 年を経ていた。今に集中治療加算を取得できる施設として稼働できる回耐震化された 3 病棟も築 34 年を経ている。図 4ようにサブスタッフステーションを配置した。4 階により 30 数年を超えた建物が多く存在することはは CCU・HCU・ICU などの重症者対象病床とし，血液明らかである。鉄筋コンクリート造の建物の寿命は浄化可能病床を 18 床整えた。

60 年以上と言われているが，設備配管は劣化が激し(4) 新病院における病室は，原則として 4 床室とく日々の維持管理に頭を悩ませていた。

ユニットシャワートイレ付の 1 床室で構成している。

（2）既存建物との関係

また，療養環境加算（施設整備条件：病室内法面積

新病棟は既存 PET-CT,リニアックセンター棟の隣1 床あたり 8 ㎡以上）を算定できる広さとし，隣り接地に増築した。したがって，1 階レベルでの PET-CT,合うベッド芯間隔は感染対策上必要とされる 2ｍ以リニアックセンター棟との接続が必要となった。さ上を確保した。また 4 床室は，将来の個室の需要増らに，医療機能を確保するため，新病棟と 3 病棟，3や病床削減などを想定し，容易に 1 床室に改変可能病棟と 5 病棟それぞれ上空連絡通路により接続した。

な設備をあらかじめ躯体内に施工した。

－ 44 －

恵寿総合病院医学雑誌 第3巻（2015）

図4

主要な既存建物の概要－ 45 －

恵寿総合病院医学雑誌 第3巻（2015）(5) 各病棟フロアに，食堂加算（施設整備条件：な患者動線及びスタッフ動線を確保した。

１床あたり 0.5 ㎡以上）を算定することのできる食＜救急部＞

堂デイルームを設けた。医師，看護師，医療技術職，「365 日 24 時間断らない救急」としての運用を目

事務職等が，患者及び患者家族に対して行う相談及指し，初療室に 2 ベッド，処置に 1 ベッド，観察室び指導を積極的に実施できるように，プライバシーに 5 ベッドを計画した。救急部と手術部及び集中治に配慮した面談室を複数設けた。

療室を結ぶ緊急専用エレベーターを配置し，患者搬送の迅速な対応を可能とした。時間外外来対応の診4.

察室は 3 室とし，救急患者受け入れ強化の一環とし外来部門計画(1) 外来診療科を，一般外来と診療科目特有の診て，救急隊員控え室を設けた。

察器材が必要な専門外来に区別し，それぞれをまと＜薬剤部＞

めた A,B 二つのブロック受付を設けた（一般外来：A(1) 物流ホールに直結する位置に配置し，院内処受付，専門外来：B 受付）。

方薬の迅速な搬送を可能とする計画とした。ケミカ(2) 一般外来においては，柔軟で効率的な運用とルハザード室，無菌製剤室を設け，安全・安心の調将来の患者需要の変化に対応が可能なフリーアドレ剤環境を整えた。2 階の外来化学療法室に直結するス化を計画した。なお，これによりスペースの効率階段・小荷物専用昇降機による，安全で迅速な治療的な活用が可能となり患者・職員アメニティに寄与薬の搬送を計画した。

した。これらを総称して「ユニバーサル外来」と名(2) 新病院各病棟階には，専用の混注室（サテラ付けた。

イトファーマシー）を配置して病棟薬剤スペースを(3) 外来における指導及び説明を積極的に実施で確保し，薬剤師の病棟活動を容易にした。

きるように，プライバシーに配慮した指導室や説明＜検査部＞室を複数設けた。また，この部屋は説明や指導ばか(1) 外来，病棟の中間の位置で，かつ手術部に隣りではなく，外来での運用に柔軟に対応できる部屋接した位置に配置した。また，中央採血・採尿からとして計画した。の検体搬送効率の観点から，中央採血・採尿の直上(4) 外来部門が配置される同一階に，外来化学療に臨床検査部を配置し，職員専用階段並びに小荷物法，中央処置，中央採血・採尿・生理機能検査を 1専用昇降機で結ぶ計画とした。臨時・緊急検査に関ブロック配置し，スタッフエリアの共有化による面しては，病棟，救急部，手術部と臨床検査室を大口積効率や，患者動線の単純化を計画した。さらに臨径気送管設備（エアーシューター）によって結ぶ計床検査部は中央採血・採尿部門の直上に設け，検体画とした。

搬送と人員の移動の効率化を図った。

(2) 剖検件数は少ない（5 件/年）ものの，臨床研修指定病院や内科学会臨床指定病院に必須であるこ

5.とから，臨床検査部の一画に剖検室を設ける計画と診療部門計画＜放射線部＞した。

(1) 新病院１階に放射線部門を集約配置すること(3) 生理機能検査部門は，できる限り集中配置をで，隣接する PET-CT，リニアックセンター棟と同一行うと共に，外来部門に隣接し，かつ病棟からの患階で接続する計画とした。ただし，3 病棟 4 階には者搬送エレベーターに近接した配置とした。

健診センターと 3 病棟及び 5 病棟入院患者のレント＜内視鏡センター＞

ゲン撮影室を設け，病棟の隔地配置に対応できる計(1) 内視鏡検査及び治療の需要を考慮した内視鏡画とした。

センターを計画し，今後の内視鏡下での手術や技術(2) 内部の改変が困難な放射線部においては，将の進歩に対応できるよう広めの検査室とした。

来の機器増設等を考慮した増築スペースを確保する(2) 手術部と隣接することで，手術部門との連絡と共に，操作ホールを部門内中央に置き，スムーズを容易にし，手術室内で内視鏡手術が迅速に展開で－ 46 －

恵寿総合病院医学雑誌 第3巻（2015）

きる計画とした。

(2) センターに設けられたレントゲン撮影室は，(3) 下部消化管検査前処置室及びリカバリー室は，3 病棟，5 病棟入院患者にも対応可能な計画とした。

健診センター利用者も使用できるスペースを計画し(3) センターは，その特性から病院インテリアとた（20 ベッド）。

は切り離し，独自にインテリアを計画した。

＜手術部＞(1) 面積効率のよい「手術ホール型」を採用し，6.

中央材料室を隣接配置した。

(1) それぞれ独立した敷地に建つ 5 病棟・3 病棟・(2) 手術で必要となる医療機器や器材の保管スペ新病棟を，新たな病院機能として一体化し，安全性，ースは，手術ホールに 3 箇所分散配置した。

衛生性の確保のため，上空連絡通路を設置した。

(3) 手術件数の増加や，午前手術の実施などに対(2) 上空連絡通路設置に関する行政協議は，七尾応し，手術室は 5 室（内クリーンルーム対応：１室）

市建設部都市建築課，七尾市建設部土木課，七尾鹿とし，診療科特性に影響されない手術室として計画

島消防本部，七尾警察署から構成される四者協議会

し，各室放射線防護を考慮した。と七尾市都市整備景観グループと当院の間で行われ(4) 将来の日帰り手術の増加を考慮し，患者更衣た。

室，診察兼説明室を設け，外来からの患者動線に配(3) 上空連絡通路は，公道の上部空間に最短距離慮した。

で設置することが設置条件であるため，既存建物や＜リハビリテーション部＞周辺状況との関係から，5 病棟廊下の延長線上で 3(1) リハビリテーションは，理学療法，作業療法，病棟と接続する計画とした。

言語療法部門に分かれていたが，今計画では，リハ(4) 想定される上空連絡通路利用は，ベッド・スビリテーションエリア内に，この 3 部門を統合した。

トレッチャーや車椅子を利用する患者，医師，看護評価室，個別治療室，スタッフ室は，共有で使用で師，病院スタッフのほか，食品・物品カート等，目きる方針とした。

的用途が多岐にわたるため，できる限りスロープ勾(2) 新病棟 3 階に急性期リハビリテーション室，5配を緩やかなものとした。

病棟 2 階に回復期リハビリテーション室の 2 ケ所を(5) 現有の旧病棟と 3 病棟を繋ぐ地下連絡通路に設置した。回復期リハビリテーション室は外来患者

ついては，行政協議の結果，通行を目的とした用途のリハビリテーションにも活用される。これにより，は廃止するものの設備トレンチとしての継続利用と急性期から回復期への移行が患者側にも理解できるすることとした。

上空連絡通路計画

ように，見える化，区別化を計った。
＜栄養部＞

7.

(1) 厨房施設（サテライトキッチン）は，セント＜基本方針＞

ラルキッチンからの食材等の供給が行われることか設置目的は病院患者搬送を主とし，訓練，臓器提供，ら，効率的な面積計画とした。トレイメイク後は，災害時の物品搬送とした

各病棟に配置した熱風カートにより再加熱調理する。

飛行場外離着陸場を，屋上部に建物躯体と一体とし(2) 管理栄養士のスタッフ室は，主厨房とは隔地て設置することを計画した。

配置となるが，栄養相談・指導を十分実施するため＜計画内容＞

新病棟 3 階に配置した。

離着陸帯と新病棟屋上階を患者搬送に危険のない勾＜健康管理センター＞

配のスロープで結ぶ計画とした。

(1) 健診センターとして，新病棟検査機器の共用

各階を結ぶ搬送ホールに面したエレベーターのうち化，特殊検査の病院利用の観点や，健診利用者の利1 台をヘリポート連絡用として縦動線を計画した。

便性に配慮し，3 病棟 4 階の渡り廊下接続フロアに石川県防災ヘリ，第 9 管区海上保安庁本部（新潟）配置計画した。

ヘリを想定し，広さと耐荷重性を確保した。

－ 47 －ヘリポート計画

恵寿総合病院医学雑誌 第3巻（2015）2014 年 7 月現在，本県唯一の夜間離発着可能屋上ヘリポートである。
【おわりに】
血液浄化センターは，本計画では更新できなかったが，2014 年 6 月より建築中の高齢者複合施設にて，「恵寿ローレルクリニック」として開設する運びとなった。新病棟 18 床の透析可能病床と合わせて運用方法の検討が必要である
また恵寿ローレルクリニックには，ファミリークリニックの機能を移転させ在宅医療の強化も図りたい。
【謝辞】
新病棟建設及び改修に際しては，騒音・振動・埃・休床，転床，移転など関係者に多大なご迷惑をおかけいたしました。
皆様のご努力とご尽力により様々な問題を克服して今日にいたっております。
改めて皆様に厚く御礼を申し上げます。
本論文執筆にあたり適切なご指導をいただいた山本
健病院長並びに川村研二編集委員長に深謝いたします。

－ 48 －

恵寿総合病院医学雑誌 第3巻（2015）

表2

建設関連の法的規制等①建築基準法・建築基準法施行令-1）七尾市建築基準条例
建築物の建築に関する制限，建物の敷地と道路との関係など-2）道路内の建築制限の解除許可
道路の上空に設ける渡り廊下等の通路など②都市計画法-1）開発許可制度
1,500 ㎡以上の区画形質の変更など③消防法・消防法施行令-1）七尾鹿島広域圏事務組合火災予防条例④土壌汚染対策法（石川県環境部環境政策課）
・3,000 ㎡以上の土地の形質変更など⑤港湾法（石川県港湾事務所）
・臨港地区内での床面積 2,500 ㎡以上の建築物の建築の届出⑥防災計画等概要書の提出
・採光，換気，排煙，防火区画等の計画⑦七尾市における中高層建築物指導要綱
・近隣商業地域（容積率 300％），商業地域，工業地域で高さが 15ｍを超えるもの
・その他の地域，都市計画区域外で高さが 10ｍを超えるもの⑧七尾市景観条例
・建築物で高さ 13ｍを超えるものまたは，建築面積が 500 ㎡を超えるものなど⑨バリアフリー法-1）高齢者，障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律-2）石川県バリアフリー社会の推進に関する条例
1,000 ㎡以上の建築物⑩エネルギーの使用の合理化に関する法律
・2,000 ㎡以上の建築物，大規模な改修など⑪駐車場法・駐車場法施行令
・路外駐車場で自動車の駐車の用に供する部分の面積 500 ㎡以上のもの-1）七尾市における建築物に付置する駐車施設に関する条例
商業地域，近隣商業地域で建築物の延べ面積が 1,000 ㎡を超えるもの⑫道路法-1）道路占用許可
道路の上空に設ける渡り廊下等の通路など
⑬医療法
⑭診療報酬
・施設基準等－ 49 －