平成 20 年度に終了した研究開発【運営費交付金による研究開発】２）−５

床衝撃音レベルおよび床衝撃音レベル低減量の測定方法の提案と対策工法の開発に関する検討【基盤】

Study on the proposal of measurement of floor impact sound insulation and reduction oftransmitted impact sound and the development of measures method（研究期間
環境研究グループ
Dept. of Environmental Engineering

平成 18〜20 年度）

平光厚雄
Atsuo Hiramitsu

Among the objections and the troubles of the apartment houses, the sound insulation performance is one of the most serious issues.
For the one of the reasons, there are problems in measurement and evaluation method. In this paper, I report the proposal ofmeasurement of floor impact sound insulation and reduction of transmitted impact sound, the development of measures method andthe examination result for standardization of driving-point impedance. I provide the measurement method of the reduction oftransmitted impact sound for stable results. Moreover, the floating floors are effective and suitable for the floor impact soundinsulation in wooden construction.
［研究内容］［研究目的及び経過］(1) ２つの標準重量衝撃源の対応性に関する検討

現在、集合住宅におけるクレーム内容では音環境に関することが上位に位置し 1)、その中で床衝撃音に関する２つの標準重量衝撃源による、床衝撃音レベルおよび事項が１位となっている。クレームの内容としては、音

床衝撃音レベル低減量の実測データを集計する。その上がうるさい（消費者側）、実験室測定結果と実性能が異で、構造別、床仕上げ構造別などの分類別に両衝撃源のなる（施工者側）などが挙げられる。

衝撃力暴露レベルによる規準化による両衝撃源対応性のその理由として、床衝撃音性能が向上しているものの、検討を行うとともに、インパクトボールによる評価方法居住者の問題意識や要求性能等が高くなったことが挙げの検討を実施する。

られる。また、現状では、性能を表わす実験測定結果に(2) 重量床衝撃音レベル低減量の測定方法に関する検討より設計し、性能の推定（性能表示を含む）を行ってい

重量床衝撃音レベル低減量の測定方法に用いられるるものの、実験室測定結果と現場測定結果についての乖「壁式構造試験装置」を整備する。同装置の特性の調査離があることも考えられる。これは、複合スラブや乾式や複数の試験装置でのラウンドロビン試験を実施し、安二重床構造等の新たな工法の普及や生活スタイルの変化定した測定結果を得られる測定方法とともに、不確かさが原因であると考えられ、測定・評価法そのものの見直などについても検討を行う。検討した改善提案を、住宅しが急務となっている。

性能表示制度の特別評価方法認定の試験ガイドラインやさらに、日本工業規格 JIS A 1418-2:2000 において、衝日本工業規格 JIS の測定方法に反映させる。

撃力特性の異なる２種類の標準重量衝撃源が規定されて(3) 駆動点インピーダンスの測定方法の標準・解析方いる。従来から用いられているの自動車用タイヤ（通称法に関する検討「バングマシン」）と 2000 年に追加されたゴムボール

重量床衝撃音を予測するために指標として、「駆動点衝撃源（通称「インパクトボール」）である。インパクインピーダンス」が用いられている。しかしながら、測トボールは衝撃力が小さく、木造建築や軽量鉄骨造など定方法に関しての記述はほとんどないのが現状である。の軽量建築物用として開発されたものの、インパクトボ

そこで各機関の測定・解析方法の確認を行うとともに問ールの普及は進まず、２つの衝撃源の対応性や評価法も題点の抽出、測定・解析方法の標準化への検討を行う。

解明されてはいない。

(4) 床衝撃音遮断性能に対する対策工法の開発

そこで測定点、衝撃源、不確かさなどからみた測定・

現在、コンクリート構造の集合住宅において、床仕上評価法の問題点を抽出し、より実性能を表わす床衝撃音げ構造として、乾式二重床構造が多く使用されている。の測定・評価法を提示することを目的とする。

空気層を有する乾式二重床構造は、コンクリート素面と- 19 -

平成 20 年度に終了した研究開発【運営費交付金による研究開発】

比較して重量床衝撃音遮断性能が低くなることが知られその結果、通常コンクリート構造で使用される乾式二重ている。また、木造建築物については、インパクトボー床構造が、軽量床衝撃音および重量床衝撃音対策に有効ルを使用した床衝撃音遮断性能の測定も殆ど行われていであることを明らかにした。（図 3）ない。そこで、各種断面仕様を変化させたときの床衝撃

7080

音レベルの測定を行い、２つの衝撃源の対応性の検討をA
C70行うとともに、床衝撃音遮断性能に有効な工法の開発をB
D50

床衝撃音レベル低減量⊿L [dB]

［研究結果］(1) ２つの標準重量衝撃源の対応性に関する検討
２つの標準重量衝撃源の衝撃力暴露レベル差による規準化により対応性の検討を行った。コンクリート構造＋直張り床では対応するが、乾式二重床構造では低周波数

床衝撃音レベル低減量⊿L [dB]60行う。

TIRE 1200
TIRE Random
BALL 1200
BALL Random
TAP 1200
TAP Random

6050403020403020100域のみ対応することがわかった。また、衝撃力変化に対10する床衝撃音レベルの線形性に関する実験的検討を行った結果、衝撃源の落下高さ変化に対する衝撃力変化には-10-200125

線形性があるものの、周波数によりその傾きは変化することがわかった。衝撃力変化に対する床衝撃音レベル変図1

化は、木造や乾式二重床構造などの剛性の低い床構造では、線形性がみられない場合があることを明らかにした。
(2) 重量床衝撃音レベル低減量の測定方法に関する検討
壁式構造試験装置を整備し、他機関所有の同装置につ31.5250500
1000 2000
オクターブバンド中心周波数 [Hz]4 つの試験室に63 125 250 500 1000 2000
オクターブバンド中心周波数 [Hz]図 2

マイクロホン

おける床衝撃音レベ

高さを変化（1200 ㎜

ル低減量測定結果例

均一とランダム）に（直張り木質フリーよる床衝撃音レベルリング床）低減量測定結果例

いて、その特性についてのラウンドロビン試験を行った。
コンクリートスラブの振動特性を測定し、1 次固有振動

10090

数や周波数特性に大きな変化がないことを確認した。まTAP

TIREを実施し、直張り系の床仕上げ材については、受音室の床衝撃音レベル [dB]

寸法や吸音処理によらず、安定した測定結果を得ることが確認できた。（図 1）受音室内のマイクロホンの高さ変化の影響についても検討を行い、受音点の高さを変化により、床衝撃音レベルは変化するが、床衝撃音レベル低減量には差が生じないことを確認した。（図 2）90808070

床衝撃音レベル [dB]

た、同一試験体の床衝撃音レベル低減量の持ち回り測定

706050(3) 駆動点インピーダンスの測定方法の標準・解析方

40303A

4A303A

4A2063125250500
1000
オクターブバンド中心周波数 [Hz]員会に所属する「建築音響測定法小委員会」にてインピ

5040法に関する検討
社団法人日本建築学会環境工学本委員会音環境運営委

60125250500
1000 2000
オクターブバンド中心周波数 [Hz]ーダンス測定・解析方法に関する検討を実施した。共同

図 3測定により、測定者、測定機器、解析方法の違いによる（4A：耐火構造、3A：4A の床上に乾式二重床構造差はほとんどないことを確認した。また、測定、解析法を設置）

枠組壁工法における床衝撃音レベル測定結果の留意点、測定機器の校正や測定時のコヒーレンスなどのモニターの重要性などを示し、同学会のシンポジウム［参考文献］にて発表を行った。

1）(財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター：相談(4) 床衝撃音遮断性能に対する対策工法の開発

統計年報 2008（2000 年度〜2007 年度の相談の集計・社団法人日本ツーバイフォー建築協会との共同研究に分析）、2008 年 9 月

より、枠組壁工法耐火構造の実大モデル住宅にて、床衝撃音遮断性能に対する対策工法に関する検討を行った。

- 20 -