Nipron Wave
Vol.73 2023 Autumn!
成完

三重トースマこ こ が見どころ
1 三重スマート夢工場竣工

今年9月より稼働した三重スマート夢工場の内部や太陽光発電自家消費システムの詳細をご紹介！

2【新製品】
超小型FZP-025シリーズ
基板型単出力電源に25W出力モデル登場

場夢工

三重スマート夢工場 始動

三重スマート夢工場概要
所在地

三重県多気郡多気町西山 282-17

土地面積11,905.15㎡

施設用途

AC-DC 基板型電源の生産等

建築面積

2,793.82㎡

竣工

2023年8月18日

延床面積5,144.91㎡（工場棟）

建築構造

鉄骨造

地上２階建

自動化技術を詰め込み、DXを 実現した
『スマートファクトリー』
独自の工場内物流システムで部品配膳・回収 ・保管等の組み立て前後工程の自動化を実現

新工場稼働！これまで以上の生産性を実現
1

http://www.nipron.co.jp

最適化した工場でより良い製品をご提供いたします

http://www.nipron.co.jp
2三重スマート夢工場の設備を ご紹介
屋外設備

屋内設備

自動仕分け装置、AGVの導入により、部品配膳・回収・保管などの組み立て前後工程の自動化を実現しています。

PV Oasis（ 再エネ直流給電システム）を導入しており、工場で使用する電力のおよそ８～９割を太陽光発電でまかなう設計となっています。工場側とソーラー

また、自社開発の生産システムと自動仕分け装置のシステムを連携させることにより、生産計画に従い、必要な部品を必要な時に必要なだけ、スピーディーかつカーポート側にそれぞれPV Oasisを設置し、建物間で直流リンクによる電力融通を行い、より効率的なシステムの運用を実現しています。

2F

正確に生産ラインに自動供給するシステムを構築し、DXを実現しています。

11453262
137

前加工ライン
8932

AGV

組み立てライン

1F

4

工場側 PVモジュール
2 工場側 PVマキシマイザー

61

カーポート側 PVモジュール

45

カーポート側 PVマキシマイザー
カーポート側 蓄電システム（180kWh）
9 急速EV充電器7

工場側 蓄電システム（360kWh）
受変電キュービクル
5 パワーコンディショナ / 逆潮流抑止制御装置
364マガジンラック専用リフタ

58984675

機械実装ライン自動化設備によるDXで効率的な生産ラインを構築
33

自動仕分け装置

http://www.nipron.co.jp

詳細は次ページ

脱炭素社会の先駆けとなる工場へ

http://www.nipron.co.jp
4自家消費システム構成機器

受変電キュービクル

4④

3

①

① パワーコンディショナの連系出力を連結① カナディアンソーラー製

78② リープトンエナジー製

9

設備詳細：

① 設置枚数：616枚

レーカ③ブ
パワーコンディショナ用の単相200V制御電源を連結④ ⑤ ⑥ 連系運転時と自立運転時（停電時）の電源系統を切り替える切替機

合計出力：335.72kW

発電出力の違う異種

太陽電池メーカー：リープトンエナジー

混合太陽電池を設置② 設置枚数：170枚

合計出力：51.85kW

OVGR ・ RPR

太陽電池について

レーカ⑥ 制御用入力ブ
制御電源（単相200V）と連結

設備詳細：

太陽電池メーカー：カナディアンソーラー①PVマキシマイザー内部① PVマキシマイザー(8ストリング遮光板付きタイプ)② 直流集電箱
太陽電池

PCS

直流集電箱

PVマキシマイザー
ストリングごとのMPPT制御で発電電力を最大化
PVマキシマイザーにより異種パネルの組み合せ、直列枚数の不揃いによる発電量低⑦③ ⑦⑧⑩⑧ ⑨ ⑩⑧⑩

発電出力の違う異種混合太陽電池を設置

ソーラーカーポート設置のメリット
PVマキシマイザー

屋外用蓄電システム（180kWh）① 交流ブレーカ④ 制御機器等② 直流ブレーカ⑤ BMU等

機器配置図(上面図)①蓄電池

http://www.nipron.co.jp①②⑥

各種機器名称：⑤①⑥ UPS

③④
⑤

①④③⑥

直流集電箱

集電箱

電源ラック
工場側へ電力融通②(Neo eXpander)⑧ ⑩ 蓄電池ラック

発電した電力を最大限自家消費！ソーラーカーポートも併設可能！

カーポート PVマキシマイザー/集電箱

合計出力：10.98kW⑦ 電源ラック

下をMPPT制御により最適化し、各ストリングから最大限の電力を取り出しています。

7ソーラーカーポートを設置することで駐車場スペースを有効活用し、太陽電池の設

8

各種機器名称：③ ⑨ 空調室内機

力を負荷追従制御することで発電した電力を最大限自家消費できるようにしています。

置容量を増やすことで、再エネ電力比率を向上させています。

機器配置図(上面図)⑦5⑩⑥： 96 ストリング

PV マキシマイザー： 12 台
集電箱
： 3台

合計出力：87.2kW

太陽電池メーカー：リープトンエナジー⑧⑤②

設置枚数：160枚② 設置枚数：36枚

直流集電箱内部⑩ 運転モード切換スイッチ

逆潮流抑止制御を実施② リープトンエナジー製⑨レーカ⑨ 自立負荷出力ブ
自立負荷と連結

RPR（逆電力継電器）が作動しないように、負荷電力を計測しパワーコンディショナの出屋外用蓄電システム（360kWh）④系統電源と連結⑤ 系統側接続端子① カナディアンソーラー製で、2,688㎡の屋根面積に対して㎡あたり1.4kWの太陽電池を設置しています。

③⑧ 交流入出力ブレーカ③ 連系運転中 表示灯

カーポート PVモジュール

6

屋上への太陽電池設置におけるポイント①

太陽電池入力ブレーカ⑦ 太陽電池およびNeo eXpanderと連結④ 自立運転中 表示灯

PVマキシマイザーと直流集電箱を北側に集約し、スペースを最大限に活用すること

3

各種機器名称･説明：② リセットボタン⑧ RPR動作後の復帰遅延用オフディレイタイマー

工場屋上だけで１日あたり平均で約1,280kWhの発電能力があります。

①

逆潮流抑止制御装置は屋外型蓄電システムの壁面に設置① 運転/停止ボタン⑦ 地絡過電圧継電器および逆電力継電器
TLR

合計で786枚、387.57kWの太陽電池出力となります。

②レーカ（PCS 250kW 自立出力）②ブ
パワーコンディショナの自立出力を連結⑨⑤① ②電源切替開閉器

太陽電池メーカー：カナディアンソーラー

工場屋上 PVマキシマイザー/集電箱

⑥⑦⑧

③④

ブレーカ（PCS 250kW 連系出力）

612③⑩

各種機器名称･説明：
2パワーコンディショナ/逆潮流抑止制御⑥②⑦⑧4⑤

工場屋上 PVモジュール

155太陽電池： 24 ストリング

PV マキシマイザー： 3 台
集電箱 ： 1 台
EV 充電器 ： 6 台

9急速EV充電器① 蓄電池ラック② 空調室内機③ 電源ラック：Neo eXpander
電源ラック：④ 整流器・DC-DCコンバータ⑤ インバータ⑥ 交流・直流分電盤

お客様のニーズに応え脱炭素経営に貢献いたします

太陽電池や蓄電池の電力を直流のままEVに充電する再エネ100％急速充電器です。高効率かつ停電など非常時においても利用が可能です。

http://www.nipron.co.jp
6

P V O as i sで再エネ電力比率90 ％を可能に太陽光発電の主 力電源化を実現
PV Oasis型再エネ蓄電 システムのソリューション
3 停電などの非常時は、蓄電システムでバックアップ

1 脱炭素を実現

停電などの非常時には太陽光発電と蓄電池から電気を供給し、長時間停電から生産活動を護ります。

持続可能な社会の実現に向け、必要不可欠なカーボンニュートラルの実現。
この工場では太陽光発電と蓄電池を組み合わせることで、日中に発電した電気は工場内とEV充電で自家消費し、そこで使い切れなかった余剰電力を蓄電池に充電しています。
そして、夜間など発電ができない時間に放電することで、電気をムダなく活用しています。
さらに工場とソーラーカーポート間で余剰電力、蓄電池の電気を融通し合うことで発電した電気の運用効率を高めています。

電力会社からの供給が停止

電気が足りないときや余った時は融通し合う

太陽光発電
工場
商用AC

太陽光発電と蓄電池から電気を供給再エネを優先利用し充電を行います。
そのため充電に時間がかかる場合があります。

非常停止

注意 ペースメーカ、ICDをお使いの方へ急速充電器には近づかないで下さい。
操作する必要がある場合は他の方にお願いしてください。
充電中の本製品からの電磁波がペースメーカ、ICDに一時的な影響を与える場合があります。

EV充電器

4 EV 充電インフラの普及に貢献電気を融通

蓄電池

EVの普及には充電環境の整備が必要不可欠です。
この工場では、PV Oasisにより電力会社との契約電力に影響をほとんど与えず、複数の急速EV充電器を設置しています。
社有車だけでなく、従業員が利用する通勤車両にもEV充電器を開放することで充電インフラの普及に貢献しています。
また、郊外の工場は通勤車両が多く、駐車時間（充電時2 電気料金上昇リスク低減間）を長く確保することができるためEV充電器の設置場所として最適な場所といえます。

自家消費高騰する電気料金。電力供給力不足や、天然ガス、石炭の価格高騰など様々な要因により電気料金の値上がりは続いています。燃料費調整単価、再エネ賦課金単価も上昇

太陽光発電

再エネを優先利用し充電を行います。
そのため充電に時間がかかる場合があります。

非常停止

操作する必要がある場合は他の方にお願いしてください。
充電中の本製品からの電磁波がペースメーカ、ICDに一時的な影響を与える場合があります。

再エネを優先利用し充電を行います。
そのため充電に時間がかかる場合があります。

不足分はアシスト傾向にあり、今後もさらに電気料金の値上げが予想されます。太陽光発電により、購入する電気を減らし電気料金上昇リスクの低減、電気料金の削減につなげています。

最大20ｋW

注意 ペースメーカ、ICDをお使いの方へ急速充電器には近づかないで下さい。

非常停止

最大20ｋW

注意 ペースメーカ、ICDをお使いの方へ
急速充電器には近づかないで下さい。
操作する必要がある場合は他の方にお願いしてください。
充電中の本製品からの電磁波がペースメーカ、ICDに一時的な影響を与える場合があります。

EV
EV蓄電池再エネを優先利用し充電を行います。
そのため充電に時間がかかる場合があります。

非常停止

注意 ペースメーカ、ICDをお使いの方へ急速充電器には近づかないで下さい。
操作する必要がある場合は他の方にお願いしてください。

商用AC

PV Oasisを活用し自家消費によるコスト削減を
7

http://www.nipron.co.jp

太陽光発電により買電を大幅に削減

充電中の本製品からの電磁波がペースメーカ、ICDに整流器EVの普及に向けたインフラの整備に貢献！

一時的な影響を与える場合があります。

最大20ｋWEV

http://www.nipron.co.jp8三重スマート夢工場の使用電力を想定した電力シミュレーション

システムの状態や発電量が見えるエネルギーモニター
太陽光発電の発電状況や蓄電池の充放電状態などをリアルタイムでディスプレイに表示。

三重スマート夢工場の使用電力を想定した電力シミュレーションです（逆潮流抑止装置は含まず）。

電力自給率などの電力状態を『見える化』
し省エネ意識を高めるだけでなく、エコへの取り組みをご来場の方にご覧いただけます。

日中は再エネ100％で操業、夜間は蓄電池からの電力で操業が可能で、年間シミュレーションでは、再エネ自給率88.4％の結果となっています。

ソーラーカーポート
発電電力

工場
発電電力

買電電力

冬 12月23日

夏 8月4日PCS容量：250kW

PCS効率：95.2%

300

PVマキシマイザー

PV電力 ※
消費電力

PVマキシマイザー
250

PCS効率：95.2%

300

放電電力

蓄電池残量

Neo eXpander

EV充電器

150200100

Neo eXpander

200100

工場
蓄電池

消費電力

クラウドサーバー

10050充電EV

EV充電電力PV余剰電力150

10050

ソーラーカーポート
蓄電池

300

002

4

681012放電
1416182022024 ( 時 )太陽光発電のみで電力供給を行い余剰電力は蓄電池に充電

太陽光発電で不足する電力を蓄電池から放電

0

充電
02

ম঩峘
ગ崐崵ঽஔ૨

クラウドとゲートウェイによるシステム制御監視システムਠ૔峘৅ਗ਼ਗ਼ৡ

ਠ૔峘଎ાਗ਼ৡ

 N:
ਠ૔峘େਗ਼ਗ਼ৡ ٫

 N:
ਠ૔峘3&6লৡਗ਼ৡ N:

PV Oasis、VPP、直流電力融通などのシステム制御

 N:ਠ૔峘ਗ਼ৡ੆ৢ
崥嵤嵑嵤
ੵৃ
崓嵤嵅嵤崰

ਠ૔峘(9ౄਗ਼ਗ਼ৡ

 N:
঩峘ਗ਼ৡੲਾ

 N:

6

8

1012放電141618PVガードミャンが収集したデータをグラフなどでリアルタイムに『見える化』

 N:‫ك عق‬太陽光発電、蓄電、PCS、整流器の設備監視制御
各設備、システム制御における異常検出と通知

20024 ( 時 )22

太陽光発電で不足する電力を蓄電池から放電再エネのみで運用（再エネ自給率100％）※8月4日の20年間平均ಌৗ঩ৎ ਠ૔峘ౄਗ਼ਗ਼ৡ

4

太陽光発電のみで電力供給を行い余剰電力は蓄電池に充電再エネのみで運用（再エネ自給率100％）

PVガードミャン

蓄電池残量(kWh)

電力(kW)

整流器

PCS

200

電力(kW)

電力融通

蓄電池残量

蓄電池残量(kWh)

買電電力

300

200

400

充電電力

250

放電電力

450

PV電力 ※
消費電力

400

充電電力

PV余剰電力PCS容量：250kW

450※12月23日の20年間平均

年間導入シミュレーション（再エネ自給率）

太陽光発電のI-Vカーブ分析異常診断と通知

PV Oasis 技術的特長

表示ディスプレイ（イメージ ）最大5×5拠点の電力融通運転に対応ম঩峘ગ崐崵ঽஔ૨

ਠ૔峘৅ਗ਼ਗ਼ৡ

ਠ૔峘଎ાਗ਼ৡ

 N:
ਠ૔峘େਗ਼ਗ਼ৡ ٫

 N:
ਠ૔峘3&6লৡਗ਼ৡ N:ಌৗ঩ৎ ਠ૔峘ౄਗ਼ਗ਼ৡ N:ਠ૔峘(9ౄਗ਼ਗ਼ৡ N:ਠ૔峘ਗ਼ৡ੆ৢ崥嵤嵑嵤ੵৃ崓嵤嵅嵤崰

 N:

直流電力融通は融通先5拠点×融通元5拠点の蓄電システムの電力融通運転がNeo eXpanderのバランシング制御により、各蓄電池出力の合計最大出力が最大可能で、拠点の追加など柔軟な対応が可能です。

限維持できるよう最適化し安定動作を実現しています。

 N:‫ك عق‬঩峘ਗ਼ৡੲਾ

蓄電池のバランシング制御に対応

建物(蓄電システム)間電力融通状態

当日の再エネ自給率

融通先

EV充電器の充電電力量
蓄電池の充電電力量
PCSの出力電力量

発電電力量

非常停止

非常停止

各蓄電池が等しく充放電できるよう
Neo eXpanderにより出力を制御

融通元

非常停止

消費電力量

非常停止

非常停止

融通先5拠点×融通元5拠点 まで

非常停止

買電電力量

融通先

各電池容量が均等になるように制御

蓄電池

Neo eXpander

11蓄電池

Neo eXpander

22蓄電池

Neo eXpander

33

電力情報グラフは１ヶ月、１年表示に切り替えが可能
非常停止

非常停止

非常停止

融通元

非常停止

非常停止

非常停止

ম঩峘ગ崐崵ঽஔ૨ਠ૔峘৅ਗ਼ਗ਼ৡ N:
ਠ૔峘େਗ਼ਗ਼ৡ

 ٫

 N:

ਠ૔峘଎ાਗ਼ৡ

 N:
ਠ૔峘3&6লৡਗ਼ৡ

 N:
嵞া峘ਗ਼ৡੲਾ

ಌৗ঩ৎ 

ਠ૔峘ౄਗ਼ਗ਼ৡ N:
ਠ૔峘(9ౄਗ਼ਗ਼ৡ N:ম঩峘ગ崐崵ঽஔ૨

 N:

ਠ૔峘ਗ਼ৡ੆ৢ崥嵤嵑嵤
ੵৃ
崓嵤嵅嵤崰

 N:

ਠ૔峘৅ਗ਼ਗ਼ৡ

ਠ૔峘େਗ਼ਗ਼ৡ ٫‫ك عق‬ N:ਠ૔峘଎ાਗ਼ৡ

 N:
ਠ૔峘3&6লৡਗ਼ৡ

 N:
ফ峘ਗ਼ৡੲਾ

ಌৗ঩ৎ 

ਠ૔峘ౄਗ਼ਗ਼ৡ N:
ਠ૔峘(9ౄਗ਼ਗ਼ৡ

 N:ਠ૔峘ਗ਼ৡ੆ৢ
崥嵤嵑嵤
ੵৃ
崓嵤嵅嵤崰

 N:
‫ك عق‬DCリンクによるマイクログリッド構築が可能
脱炭素経営のアピールにも繋がります
9http://www.nipron.co.jp

脱炭素社会へ向けてニプロンは取り組んでまいります！

http://www.nipron.co.jp
10超小型・高効率基板型単出力電源

出力可変ボリュームに対応

雑音端子電圧VCCI Class Bをクリア
電源単体で雑音端子電圧VCCI Class Bをクリア。

出力電圧可変ボリュームに対応。

外部にノイズフィルターを設置する必要が無く、コストダウンと工数負担削減に貢定格出力電圧の±10％まで電圧可変が献します。

可能です。
※FZP-025-3R3は-5%～+10%

外形図

FZP-025 Series
ピーク出力対応

小型大容量化を実現

ピーク出力対応モデルとなっており、最大25%のピーク出力(10秒以内)が可能です。

他社10W相当サイズで最大25Wを出力31.2W

ピーク連続 25.2W

50※FZP-025-12出力仕様

高効率・低発熱を実現
高効率化により発熱を低く抑えることで小型化と長寿命化を実現しています。

62.5

95%

88.8%

90%

50

87.4%

85%

05

101520出力電力(W)2530

超小型！新製品単出力電源をご紹介！
1115W

AC100V入力時AC240V入力時

80%75%

他社10W電源電源

効率 ( )%

他社

効率グラフ（FZP-025-24、実測の一例）

62.5

73.5

http://www.nipron.co.jp

FZP-025-3R35121524

出力電圧

3.3V

5V

12V

15V

24V

最大電流（連続）

4A

4A

2.1A

1.7A

1.1A

最大電力
（連続）

13.2W

20W

25.2W

25.5W

26.4W

ピーク電流（10秒以内）

5A

5A

2.6A

2.1A

1.3A

ピーク電力
（10秒以内）

16.5W

25W

31.2W

31.5W

31.2W

電圧可変範囲-5％ / +10％

±10％±10％±10％±10％

入力電圧AC85～264V（ワールドワイド入力）

定格周波数50～60Hz

無負荷電力（AC100V/240V時）

0.1W / 0.3W typ

外形サイズ（W×H×D）

50×28×62.5 mm

質量60g typ

安全規格

UL62368-1, CSA62368-1(c-UL)取得予定
UKCA ・ CEマーキング(IEC62368-1)対応予定※本製品は開発中のため、記載している仕様や外観などは予告なしに変更する場合があります。

小型電源のラインアップを強化！幅広いニーズへ対応！

http://www.nipron.co.jp
12

展示会出展のご案内

生産性改善発表大会
製造部門 生産性改善発表大会を開催しました。

第3回 [関西]脱炭素経営EXPOに出展します。
第3回

脱炭素経営 EXPO 関西

2023年11月15日～17日の3日間、インテックス大阪にて開催される「第3回 [関西]脱炭素経営EXPO」へニプロンは今年も出展します。
本展示会は日本最大級の脱炭素経営実現のための専門展です。

社会が2050年カーボンニュートラル達成に向けての動きが本格化している中、ニプロンは脱炭素社会の実現に適した製品の展示およびソリュー
会場：インテックス大阪６号館 ブース番号：SC５-３２ションのご提案を行います。
脱炭素化に向けて注目されている自家消費、燃料価格高騰などによるエネルギー危機問題、EVの普及促進、台風や地震等で停電が起こった際のBCP対策に対応可能な再エネ蓄電システム「PV Oasis」をメインにご提案します。
また、多くの企業・自治体様に引き合いを頂いている「EVソーラーカーポートシステム(駐車場に太陽光発電＆蓄電池＆EV充電器)」や、これらのシステムを採用した弊社の新工場である「三重スマート夢工場」の導入事例など、お客様の予算や建物の都合に合わせてご提案します。蓄電システムの納入実績のご紹介も実施を予定しており、実際の納入イメージを考えて頂く際にも最適です。

7月14日に都ホテル尼崎にて製造部門による生産性改善発表大会を開催しました。
発表大会には全9チームが参加し、前期に行った業務の改善活動や成果を発表し合いました。
厳正なる審査の結果、上位3チームが表彰されました。

会期：２０２３年１１月１５日（水）～１７日（金）金賞 阪神夢工場 大型・GP電源製造課 組立係
発表テーマ「魅せる環境作り」
銀賞 松阪夢工場 汎用電源製造課 基板実装係
発表テーマ「整列と整流(環境)への改善」
銅賞 松阪夢工場 工場管理課 生産技術係
発表テーマ「工程改善における私の拘りと実行」
製造部門は今後も改善活動を続け、製品品質の向上や納期の短縮を当日は是非ニプロンのブースまでお越しください。

行うことで、お客様の満足度向上を目指します。
※画像は昨年の様子

金賞 阪神夢工場 大型・GP電源製造課 組立係

銀賞 松阪夢工場(現・三重スマート夢工場) 汎用電源製造課 基板実装係

銅賞 松阪夢工場(現・三重スマート夢工場) 工場管理課 生産技術係

展示会出展のご報告
電源システム展に出展しました。
7月26日～28日の3日間、東京ビッグサイトにて開催されました、「 第38回 電源システム展」に出展しました。
ニプロンブースでは、新製品をメイン展示し、その他標準ラインアップの電源やカスタムの電源を多数展示しました。
特にご好評だったのが、リチウムイオン電池内蔵ATX電源「HNSP5-350P」を搭載した実機デモでした。
他にもDINレール対応のコンデンサユニット「DS01A」の瞬 停対策デモ、リチウムイオン電池内蔵バッテリパック「DS02A」の停電対策デモは昨年に続き、多くのお客様に注目頂けました。
国内生産や内製化に向けた活動など、ニプロンの強みを皆様にお伝えすることが出来た有意義な展示会となりました。

展示予定の太陽光関連製品をご紹介します。

PVマキシマイザー

EV充電器

PV Oasis 400V

ストリング毎に個別制御することで発電量を最大化。
不安定な電圧を安定した電圧に昇圧し、安定した直流給電が可能。

太陽光発電の再エネ電力でEVの充電が可能。

太陽光発電の自家消費をワンパッケージで提供。

多種多様の電源を取り揃えています！まずはご連絡を！
13

http://www.nipron.co.jp「電源に困った時」ニプロンにご相談ください

http://www.nipron.co.jp
14

の会長

氣の多い地、多気町とのご縁…

2023年8月末、三重スマート夢工場（MSDF）
新設工場完成！ 旧松阪夢工場（MDF）

神宮に関連が深く、天皇家のご先祖を御祭している伊勢神宮さんは内宮に天照大御神からの全移転を完了し、9月から稼働開始しました。

（太陽の神）を、また外宮には豊受大神（食物・穀物の神）を祭っています。
この10月には当工場は引き続き汎用標準電源を始め、量産特注電源の生産を主力とする専門工場

伊勢神宮の最大のお祀り神嘗祭（かんなめさい）が催され、そこでその年に収穫されたおとして、最新の自動化、省人化を狙った最新鋭の工場として物流の省力化、及び生産の米を奉納します。
お米と言う字は八方に広がると言う意味を持ち、気の言霊はエネルギー自動化設備を備え生産性を最大限に高める狙いで建設しました。
ニプロンの特長であるを意味し、氣はエネルギーが「八方に広がる」と言う意味を持つため即ち、多氣は多くの氣100％国内生産と、100%内作の利点を活かしてQ（品質）D（納期）
C（コスト）の優先順を八方に放つ地域として敢えて旧漢字のままにしているのでは…と解釈します。

位思想で顧客満足度をより高める政策を、維持・継続できると自信を深めています。
当工

ニプロンは、太陽の光（氣＝エネルギー）を広く集め蓄電し、脱炭素のクリーンなエネルギ場での生産能力は現状の月額2.5億円から設備増強次第で5～6億円は可能と考えーを用いて、現下のエネルギー危機を克服すると共に、社会的要請でもあるEVの普及をています。

進め、環境改善に貢献する「PV Oasis型蓄電システム」
事業をこの神々の祖と思われる、

この10月27日には、竣工記念式典と恒例の経営方針発表会、及び再エネ100％活用の「気」
は元気、気合、やる気、勇気等、気持ちの持ち方次第で結果が大きく変わる事から、「PV Oasis型大容量(540kWh）蓄電システム」の実証プラントの見学会を行います。

多気町への移転を機に社員一同は気を引き締めて業務遂行してもらいたい。

お伊勢さんに近い多氣町で華々しくオープニングしようとするものです。

本プラントはMSDF全体の消費電力を再エネ100％で年間80～90％自家消費する事で高騰する電気料金及びエネルギー危機をヘッジし、8年で設備償却する事で、以降の最後に、ニプロンの歴史の記録として書き留めたい。
それはMSDFの建設に関するプロ製品原価低減に繋がります。又、同時に遅れている我が国のEV普及に対して、多くのジェクトについての事で、企画（最新合理化工場建設の構想づくり）、予算作成と折衝、従業員の車通勤手段をガソリン車からEV化へ促すことが可能になり、ガソリン代高騰進行計画と管理等を一手に引き受け見事に完成させたこと、更には重要目的であるに対して30/kWh円位の格安料金で提供する事で福利厚生に繋げることも可能にな「PV Oasis型蓄電システム」
実証試験を兼ねた実稼働再生エネルギー活用施設建設のります。
この目的のため再エネ100％で複数台同時充電が可能な20kW急速EV充電

企画、キュービクル型蓄電パッケージの設計・開発・商品化等を厳しい日程の中で見事器を設けています（1システム最大8台設置可能）。に構想計画通り完成させた緻密さ、行動力、遣り切るパワーは凄いの一言につきます。
こ多くの大手製造工場は、主に都市部周辺の地方に多くが存在しています。工場敷地はの重責を遣り切られた、川北取締役執行役員 副社長 グリーンパワー事業 担当 生産・広く、従業員はマイカー通勤が多い。駐車場は広く用意され太陽光発電を新設するスペ調達 管掌の功績を称えます。
この功績は勿論の事で、彼のみではなく多くの関係者のースは充分にあり、既に太陽光発電設備を所有されている会社も多いと予想されます。

努力と協力の賜物であり、感謝の意を表すると共に謝意を表します。誠に、ご苦労様でしこの様な適地を活かし、地球環境問題への取り組みを考えられている企業様も、近年はた。又、川北副社長には、本年９月よりGP（グリーンパワー）事業推進本部長兼任として、多いと思います。
その様な企業様にPV発電の電力をまず自家消費で高騰する電力料標準品化した「PV Oasis型蓄電システム」の拡販を目指す総責任者として指揮を執って金を再エネ転換で設備償却を行い、更には福利厚生面から従業員の通勤負担（ガソリ戴く事になりました。過去の営業経歴とマーケティング感覚の優れた能力と、持ち前のパン代高騰）の軽減策としてEV化推進運動を展開すれば、経済性からもEVに乗り換えるワーと実行力に大いなる期待をしています。

従業員が徐々に増えていく可能性が高くなり、EV普及が進むと考えられます。更に「PVニプロンの益々の発展と、社会貢献に繋げて行きたいと頑張って参りますので、今後共Oasis型蓄電システム」
は、災害等で長時間の停電が発生しても3～5時間は工場を稼宜しくお願い致します。

働させることが出来る等、レジリエンス性を高める事も可能でBCP対策にもなります。
その他、540kWhと大容量の蓄電池を備えているため、災害などの非常時には近隣住民の方々の避難所としても、役に立つなどの多目的利用（マルチユース）が出来る等の「脱炭素の別天地」の提供ができます。
このMSDFの所在地は、三重県多氣郡多氣町のクリスタル工業団地であり、地名からも「氣」の多い地域と言うイメージを抱きました。氣の語源を調べると、氣は旧漢字で今は気が使われるのが一般的ですが、地元の方では多「氣」を使用する方も多いと聞きます。
何故、旧漢字の氣を使用しているかを、私の勝手な想像で考えますと、この地域は伊勢

令和5年 10月

人材募集
グリーン電源関連経験の営業・技術者
弊社人事部までご連絡下さい。
TEL：06-6430-1101

酒井 節雄

http://www.nipron.co.jp■東部営業部
TEL：044-752-1106 FAX：044-777-8811〒213-0022 神奈川県川崎市高津区千年622番地1■西部営業部
TEL：06-6487-0605 FAX：06-6487-2185〒660-0805 兵庫県尼崎市西長洲町1丁目3番30号■名古屋営業所 TEL：052-602-4411 FAX：052-602-4311
表紙イラスト：宮本輝満〒461-0040 愛知県名古屋市東区矢田1丁目9番29号
栄ビル1階C号■Web問合せ E-mail：support@nipron.co.jp