平成２５年４月 雨水貯留浸透技術協会認定製品

Ｒ Ａ Ｉ Ｎ 望 ス タ ジ ア ム Ⅰ ･Ⅱ

維持管理マニュアル

平成 30 年 7 月

NO.

C34－02‘18.07

安全に維持管理していただくために安全に維持管理していただくために以下に記した注意事項は維持管理に関する重要事項です。

注意● 転落事故防止 流入出人孔内は足場が悪く，大変滑りやすいため，点検・清掃時の作業は十分に注意してください。
● 雨天時の作業 雨天時の清掃は，大量の雨水が施設に流入し，水没等の危険が伴います。
また，貯留槽内に雨水が貯留していると，流入異物の除去作業が困難になる場合があります。雨天時の清掃作業は避けるようにしてください。
● 流入ゴミ

落ち葉やその他の流入ゴミは貯留槽の貯留機能を低下させます。泥だめやゴミ除去ﾌｨﾙﾀｰは流入異物が貯留槽内に侵入することを防ぐため，定期的な清掃が必要になります。特に落ち葉の量は季節や植樹の生育によってはあらかじめ計画したメンテナンス期間と大幅に異なる場合があります。過去の事故例では大雨の際，落ち葉が多量に流れ込み一回の雨でゴミ除去ﾌｨﾙﾀｰが詰まり溢水したこともあります。充分注意していただき適宜メンテナンス期間の見直しを行ってください。

●敷地内の清掃

敷地内のゴミはＵ字溝等を通して，雨水暗渠に流入し，雨水貯留槽流入人孔(枡)に到達します。流入ゴミの量を低減させるために，Ｕ字溝等の内部を含む敷地内の落ち葉，ゴミ等は定期的に清掃を行ってください。

クボタケミックス雨水貯留浸透槽「RAIN 望スタジアムⅡ」維持管理マニュアル
１．維持管理の概念
一般的な雨水貯留浸透槽は，槽本体内に多量の土砂等が堆積しないよう，泥溜め機能を持った流入施設を設置します。また，流入側の管口には，落葉やゴミ等の侵入を防ぐゴミ除去ﾌｨﾙﾀｰを取付けます。しかし，豪雨時などには水位の上昇が速く，土砂が流入施設内で沈殿する前に，槽内に流入する可能性があります。
「RAIN 望スタジアムⅡ」は，本体を組み立てることによりトンネル構造が形成されます。
そのトンネル構造を利用して，従来のプラスチック槽では困難であった自走式カメラによる槽内奥部までの目視点検が可能であり，槽内の土砂等堆積状況に応じた清掃作業が可能なので，高いパフォーマンス(貯留浸透機能)が期待できます。
２．定期点検・処置・
２．定期点検・処置・点検フロー「RAIN 望スタジアムⅡ」の機能を維持するため，下図の点検フロー(参考)と
表 2-1 点検項目の要領で安全点検や定期点検を実施願います。
その点検頻度は，年 1 回以上，又は発注者の仕様により行うこととし，梅雨時期や台風シーズンの前などの大雨が予想される前や，利用者などからの通報などがあった場合には，適時点検(非常時点検)をします。
また，土砂やごみなどの集まりやすい場所や，水の集まりやすい場所では，頻度を増やして点検します。
●点検フロー(参考)設置後

ＲＡＩＮ望スタジアムⅡ
ＲＡＩＮ望スタジアムⅡ 設置完了

大雨や台風等の前後点検
大雨や台風等の前後点検

1 年目

6ヶ月・１ヶ年等の期間を定めてのヶ月・１ヶ年等の期間を定めての安全点検や定期点検の実施
大雨や台風等の前後点検2 年目

注意

6ヶ月・１ヶ年等の期間を定めてのヶ月・１ヶ年等の期間を定めての安全点検や定期点検の実施

設置環境により点検頻度が異なります。
設置環境により点検頻度が異なります。
必要に応じて必ず点検をしてください。

表２－１ 点検項目
施
安
全点
検設

流入施設

点検内容

流入人孔，ます貯留浸透槽
流出施設

流入施設

定期
点
検名

貯留浸透槽

流出施設

処

置

蓋のずれ

蓋のずれを直す

地表面の沈下などの異常確認

地表面の補修流出人孔，ます

蓋のずれ

蓋のずれを直す

流入人孔，ます落葉，ゴミ，土砂等の堆積状況

除去，清掃

ゴミ除去
ﾌｨﾙﾀｰ

破損の確認

破損部の修理又は交換

落葉，ゴミの付着状況

除去，清掃

流入管

土砂等の詰り除去，清掃堆積土砂の状況

必要に応じ，高圧洗浄や，バキューム車による吸引等による除去・清掃

流出人孔，ます落葉，ゴミ，土砂等の堆積状況

除去，清掃

オリフィス

土砂等の詰り除去，清掃

排水ポンプ

作動状況の確認

故障時修理または交換

オーバーフロー管

土砂等の詰り除去，清掃

RAIN 望スタジアム本体

RAIN 望スタジアム本体

２．1
２．1 点検箇所
点検箇所 (流入出施設が人孔及びますの場合
流入出施設が人孔及びますの場合)の場合)①人孔施設の点検個所

黄色部 流入施設

青色部 貯留浸透槽

赤色部 流出施設

平面図
流入接続管

流出接続管
流出人孔

流入人孔
流入管

流出管

断面図
流入管

オーバーフロー管

エアー抜き管

GL

流出管

P
オリフィス
排水ポンプ

ゴミ除去フィルター
流入接続管
カメラ、洗浄ホース等の維持管理器具の挿通可能範囲

流出接続管

②流入出桝の点検個所

黄色部 流入施設

青色部 貯留浸透槽

赤色部 流出施設

平面図

流出接続管

流入接続管
流入桝

流出桝

流入管

流出管

断面図
流入管

エアー抜き管

GL

流出管
ゴミ除去フィルター

流出接続管

流入接続管

流入施設

貯留浸透槽

流出施設

※

流入出施設及び貯留浸透槽の点検は目視又は，自走式カメラ等により実施します。

※

降雨中の点検は，急激な水位の上昇が発生する恐れがあるので，行わないでください。

※

施設点検のほか，集水施設の設置場所が落ち葉，土砂，ゴミ，小動物の排泄物等が多く集まる場所の場合は，定期点検の他にも集水施設を日常的に点検しゴミ等を適切に除去してください。
※

点検頻度は『下水道雨水浸透技術マニュアル－2001 年 6 月－財団法人 下水道新技術推進機構）』および『雨水浸透施設技術指針(案)構造・施工・維持管理編(社団法人 雨水貯留浸透技術協会)』を参考とします。

３．点検・清掃作業手順
点検および清掃は，以下の手順で実施します。
３．１ 準備
表３－１ 準備作業
作業

作業手順等

備考

開口部周囲立入禁止措置（カラーコーン＋コーンバ

第三者立入禁止表示

ー，A 型バリケード等による囲い）および見張り員

第三者等転落災害防止の配置

準備

流入・流出の蓋を開ける

腰痛防止

送風機等を使用し内部を換気

規模に応じた機械

縄梯子等昇降設備を設置
酸素濃度測定器，ガス検知器等にて酸素濃度，危険酸素濃度 18％以上

ガスの有無を確認
内部の滞水状況を確認（滞水がある場合，水中ポンプ等にて排水）
換気設備（送風機等）

規模に合ったもの

酸素濃度測定器，ガス検知器等
照明設備（投光器，懐中電灯等）
使用機器のバケツ，ロープ，ホース，ほうき等

点検整備

自走式カメラ，高圧洗浄機，必要に応じてバキューム車，水中ポンプ
保護帽，保護めがね，ゴム長靴
昇降設備（縄梯子等）

３．２ 流入施設の点検・点検清掃
表３－２ 流入施設の点検・掃作業手順
流入施設①流入人孔・ます
②ゴミ除去
ﾌｨﾙﾀｰ

③流入管作業
除去・清掃

取外し

作業手順所
清掃又は高圧洗浄
泥だめ部堆積物のバキューム車による除去
流入管からﾌｨﾙﾀｰを取外し，破損等状況と落葉，ゴミ等の付着状況を確認

修理・交換

破損部の修理または交換除去・清掃

ﾌｨﾙﾀｰに付着した落葉，ゴミ等を除去，清掃除去・清掃

土砂等の付着物の除去，清掃

３．３ 貯留浸透槽の点検清掃
表３－３ 貯留浸透槽の点検・掃作業手順
施設

名作業

状況確認
RAIN 望スタジアムⅠ・Ⅱ除去・清掃

作業手順等備考

土砂等の堆積状況を目視またはカメラにて確認
バキューム車および高圧洗浄機によ点検人孔に入って作業る除去，清掃

３．４流出施設の点検・清掃
表３－４ 流出施設の点検・掃作業手順
施設名① 流出人孔・ます②オリフィス③排水ポンプ

作業
除去・清掃

作業手順等
清掃または高圧洗浄
堆積物土砂のバキューム車による除去除去・清掃

土砂等詰りなどの除去，清掃

作動状況のポンプを作動させて異常の有無を確認。故障時修理または交換確認

３．５ 後片付け表３－５ 後片付け作業
作業

作業手順等
流入・流出施設および貯留浸透槽内に忘れ物がないかを確認
ゴミ除去ﾌｨﾙﾀｰが着実に取り付けられているかの確認

後片付け

排水ポンプ設置状況を確認
流入・流出の蓋が正常に閉まっているかを確認
開口部周囲立入禁止措置（カラーコーン，Ａ型バリケード等）撤去
使用資器材を片付け，清掃

４．維持管理実施例
４．１ 流入施設
流入人孔

落葉、ゴミ堆積状況の確認

流入ます 落葉、ゴミ堆積状況の確認

流入人孔ﾌｨﾙﾀｰ、泥溜めの確認

流入ますﾌｨﾙﾀｰ、泥溜めの確認

４．２ 貯留浸透槽施設

貯留浸透槽内の堆積確認状況

堆積物の確認人孔からバキュームホースによるトンネル部清掃状況

清掃中(スタジアムⅡ)

清掃後(スタジアムⅡ)※吸引車や高圧洗浄機を使用する場合は、清掃業者に委託する必要があります(有償)。

流入開口部を大きくすることで自走式カメラの確認作業が出来ます４．３ 流出施設
流出人孔

落葉、ゴミ堆積状況の確認

泥溜め、流出管、オリフィスの確認

５.維持管理実験
５．１ 自走式カメラによる点検
人孔から自走式カメラを投入(スタジアムⅠ)

トンネル構造部を通過可能(スタジアムⅠ)

人孔から自走式カメラを投入(スタジアムⅡ)

トンネル構造部を通過可能(スタジアムⅡ)

VU150 から自走式カメラを投入(スタジアムⅡS)

自走式カメラのトンネル内映像(スタジムⅡS)

写真５－１ 自走式カメラによる点検状況５．２ 通線ワイヤーによる通線
人孔から通線ワイヤーを入れる(スタジアムⅠ)

人孔から通線ワイヤーを入れる(スタジアムⅡ)

トンネル構造部を通過可能(スタジアムⅠ)

トンネル構造部を通過可能(スタジアムⅡ)

写真５－２ 通線ワイヤーによる通線状況

５．３ バキュームホースによるトンネル部清掃作業

清掃状況(人孔内)清掃前(スタジアムⅠ)

清掃中(スタジアムⅠ)

清掃後(スタジアムⅠ)

清掃前(スタジアムⅡ)

清掃後(スタジアムⅡ)

写真５－３ バキュームホースによるトンネル部清掃作業状況

５．４ 管内カメラの紹介
・スタジアムⅠ：下水道検査カメラ TVTV-カメラシステム(カメラシステム(自走式)
自走式) (㈱カンツール)㈱カンツール)・スタジアムⅡ：下水道検査カメラ ロビオン （㈱カンツール）

コントローラーで映像を確認可能(スタジアムⅡ)

カメラ方向が変更可能
上下左右方向の撮影も可能(スタジアムⅡ)

自走式カメラの映像(スタジアムⅡ)

写真５－４ 管内カメラの紹介

６．その他留意事項

・ RAIN 望は維持管理が適正に行われることによって雨水の流出抑制機能を発揮します。
そのため、設置後の管理者を明確にしてください。
そのため、設置後の管理者を明確にしてください。
・ RAIN 望は雨水の流出抑制機能を維持するために、所有者の責任において維持管理業
望は雨水の流出抑制機能を維持するために、所有者の責任において維持管理業務を行う必要があります。
・ RAIN 望スタジアムⅡ本体内の維持管理業務は吸引車や高圧洗浄機を使用するため，清掃業者に委託する必要があります(清掃業者に委託する必要があります(有償)
有償)。
・ 維持管理業務を怠った場合、流入ゴミが堆積し雨水の流入が阻害されます。
その結果、雨水が溢れ冠水被害が発生する可能性があります。
その結果、雨水が溢れ冠水被害が発生する可能性があります。
・ 周辺に樹木が多い場合、落葉時期および強風時に大量の落葉が雨水管に流入し、ゴミ除去ﾌｨﾙﾀｰ除去ﾌｨﾙﾀｰが瞬時に閉塞する可能性があります。
ﾌｨﾙﾀｰが瞬時に閉塞する可能性があります。
事前に落葉量の検証を行いゴミ除去装置の設置や点検・清掃頻度の間隔について所有
事前に落葉量の検証を行いゴミ除去装置の設置や点検・清掃頻度の間隔について所有者と協議し、合意を得てください。
・ 点検・清掃は必ず２人以上で実施し，緊急事態に備え１人は連絡等のため地上で待機
点検・清掃は必ず２人以上で実施し，緊急事態に備え１人は連絡等のため地上で待機します。
・ 点検・清掃作業にあたっては，「労働安全衛生法」および関連法規等を遵守し，酸素欠乏症，危険ガス発生のおそれがありますので，事前に施設内の換気および酸素濃度欠乏症，危険ガス発生のおそれがありますので，事前に施設内の換気および酸素濃度等の測定をしてください。
・ 除去したゴミ，土砂等の廃棄物の処分は，法令及び地方自治体の条例に準拠します。
・ 自治体から維持管理に関する指導がある場合は、その指導に従ってください。