バッテリーについて

バッテリーの期待寿命と周囲温度の関係
10●バッテリーの寿命は、定格出力におけるバックアップ時間が納入時の約半分に●バッテリーの寿命は、周囲温度の影響を受けます。周囲温度が 10℃高くなると寿命が半減します。

期待寿命 ( 年 )なったときです。
●使用しているバッテリーの期待寿命は、周囲温度 25℃において 5 年間です。

●寿命末期のバッテリーは、急速にバックアップ時間が短くなる傾向があります。
●バッテリーは使用期間 5 年をめどに早めに交換していただくようおすすめいた
します。

略号説明

UPS ……… Uninterruptible Power System
SNMP …… Simple Network Management Protocol
MIB ……… Management Information BaseURL ……… Universal Resource Locater

5

日立無停電電源装置（UPS）

1

25

30
35
周囲温度 (℃)

40

無停電電源装置
単純ネットワーク管理プロトコル
管理情報ベース
インターネット上の WWW 情報の位置を示す書式

HIVERTER-77

UPSの詳細情報はインターネット下記URLホームページをご参照ください

https://www.hitachi-ip.co.jp/products/ups/index.html

安全に関するご注意■用途●ミニ・セーフはサーバ、ワークステーション、パーソナルコンピューターなどを対象として開発された汎用小形UPSです。
●次のような用途には絶対に使用しないでください。
ａ．人命に直接かかわる医療機器・システムへの使用
ｂ．電車，エレベータなど人身の損傷に至る可能性のあるシステムへの使用
ｃ．社会的，公共的に重要なシステムへの使用
ｄ．これらに準ずる装置・システム
人の安全に関与し、公共の機能維持に重大な影響を及ぼす装置・システムについては、システムの多重化あるいは、非常用発電設備の設置など、運用，維持，管理について特別な配慮が必要となります。

■バッテリー●寿命がつきたバッテリーを継続使用していると、瞬時電圧低下や停電時のバックアップができないだけでなく、異臭、発煙、発火などの二次障害を引き起こす原因となります。
●使用済みバッテリーは、「特別管理産業廃棄物」に指定されておりますので、指定された方法で廃棄してください。
●周囲温度25℃以上で使用しますと寿命が短くなります。交換のお問い合わせは取扱説明書をご覧ください。
●バッテリーは、1か月に一度（24時間）電源に接続し、充電してください。

■設置環境●壁から離して設置してください。裏面に冷却のための空間が必要です。
●直射日光を避けてください。温度上昇は蓄電池の寿命を縮めます。
●腐食性ガスや塩分オイルミストのないところを選んでください。

●暖房器具から離してください。
●ほこりの少ないところに置いてください。
●振動や衝撃のないところに置いてください。

■その他●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
●本製品の使用による事故が発生しても、それに起因する損害および二次的な波及損害を含む全ての補償には応じかねます。
●本装置は日本国内仕様です。国外での使用については、別途お問合せください。日本国仕様品を国外で使用すると、電圧、使用環境が異なり、発煙、発火の原因になることがあります。
＊付属ケーブル以外の電源ケーブル接続に関しては資格が必要な電気工事となります。

■二次障害への対応についての基本ポリシー
１．UPSは、無停電電源の使命から、一般電気器具に比べると装置自体は給電信頼性の高い装置として設計製造されています。
しかし、使用目的、要求される給電信頼性、保守性などUPS本体だけで多様な要求事項に適合することはできません。
したがって、システムの多重化等様々な対策を施すことによって実際の信頼度が高い電源システムとする必要があります。
この点をご理解いただき、万が一の故障が発生したときにでも、お客様のシステムの故障波及が最小限となるよう、ご配慮いただきますようお願い申し上げます。
２．装置は取扱説明書や本体に表示された使用環境（方法）により正しくご使用ください。お客様による分解や改造などにより装置に故障や誤動作が発生してもその一切の責任は負えません。
３．装置の停止や誤作動または不具合により負荷機器の機能停止や損傷、データの消失、周辺機器への影響など二次的な波及損害が発生してもその一切の責任は負えません。
４．管理ソフトウエアのご使用により正常な動作が行われず、データが消失した場合でもその一切の責任は負えません。
Windows Serverは、米国 Microsoft Corp. の米国およびその他の国における登録商標です。Intel、Itaniumは、米国及びその他の国におけるIntel Corprationまたはその子会社の商標または登録商標です。
Sun、Solaris は、Oracle Corporation 及びその子会社、関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。HP は米国 Hewlett-Packard Company の会社名です。HP-UX は米国
Hewlett-Packard Companyのオペレーティングシステムの名称です。IBM、AIXは、米国における米国 International Business Machines Corporation.の登録商標です。SGI、IRIXは、米国 Silicon Graphics,
Inc. の登録商標です。UNIXはX/Open Company Limitedが独占的にライセンスしている米国並びにほかの国における登録商標です。Turbolinux の名称及びロゴは、Turbolinux, Inc. の商標です。Red Hatは、
米国及びその他の国でRed Hat, Inc. の登録商標若しくはの商標です。Linuxは、Linus Torvalds の商標です。VMwareは、VMware, Inc. の米国および各国での登録商標または商標です。JP1、HI-UX/WE2
は、（株）日立製作所の日本における商品名称（商標又は、登録商標）です。Systemwalkerは富士通株式会社の登録商標です。その他記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です｡●本カタログに掲載しております商品の価格は2022年12月現在のものです。詳しくはお問い合わせください。

お問い合わせは――

電機システム事業部 / 営業統括本部〒101-0021

東京都千代田区外神田１丁目５番１号（住友不動産秋葉原ファーストビル）
TEL：03-6271-7068

北海道営業所 TEL：011-792-8730

北部支店

横浜営業所

TEL：045-263-6253

新潟営業所 TEL：025-250-5418

中部支店

TEL：052-249-3060

関西支店

中国営業所

TEL：082-546-6205

四国営業所 TEL：087-836-4055

西部支店

TEL：092-852-3353

TEL：022-223-0795
TEL：06-6202-1703●このカタログに掲載した内容は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

ミニ・セーフ

EU-184P

2022.12

Printed in Japan(M)HIVERTER-07（0.75〜5kVA)

電源管理ができるUPS

それが ミニ・セーフ（HIVERTER-77/07）です。

信頼性と使い勝手を考慮した電源供給システム

環境（サーバ、ストレージ）にマッチしたシステム機能

UPS基本機能・信頼性

システム機能●常時インバータ給電方式●バッテリー運転無瞬断切換●正弦波高力率入力●長寿命UPS

正弦波インバータで常に安定した電力を供給。
停復電時のUPS運転⇔バッテリー運転の切り換えが無瞬断。

入力電流の波形を整える正弦波コンバータにより高力率･低高調波入力を実現。

UPS本体期待寿命が10年と6年から選択可能。

●自動バイパス無瞬断切換機能
UPS異常検知の際、バイパス回路に自動的切り換え。
突入電流発生時はバイパス回路へ自動的に切り換えしオートリターン。

●オプションボックス
保守バイパスボックスの使用により負荷への給電を継続したままメンテナンスが可能。
増設バッテリーボックスの使用によりバックアップ時間の延長が可能。

●バッテリーオンラインスワップ機能
インバータ給電を継続しながらバッテリー交換が可能。

●ファン交換不要
ファン期待寿命はUPS本体期待寿命と合わせることでファン交換不要。
定期交換部品交換の際もUPS給電継続可能。

●VCCIクラスA適合
VCCI（情報処理装置等電波障害自主規制協議会）クラスAに適合した情報技術装置。

●OSシャットダウン
商用停電時のコンピューターのオートシャットダウンやスケジュールシャットダウンが可能。
（オプション）●タイミングコントロール（HIVERTER-77 1.5kVA）
UPSの出力２系統間で電源ON/OFFに時間差をつけ、サーバとストレージのシーケンシャル起動・停止に対応。

●Hitachi HUSコントロール（HIVERTER-07）
Hitachiストレージのシーケンシャル起動・停止に対応。
計画停止の際にはHitachiストレージの終了を待ってUPSを停止。

●UPS連動（HIVERTER-07）
マスターサブ制御によってUPS間でのタイミング・コントロールが可能。

●SNMP・シリアル・接点インタフェース

環境に合わせて、各種インタフェースから選択可能。

管理システムをより充実させるソフトウェア
電源管理ソフトウェア●パワーモニターＨ

シリアル経由にてサーバとの連携が可能。

●パワーモニター HN

ネットワーク経由にてサーバとの連携が可能。

●パワーモニター Hクライアント

ネットワーク経由にてサーバのグループシャットダウンが可能。

●統合システム運用管理ソフト連携
統合システム運用管理ソフト（JP1，Systemwalker）と連携。
サーバ等のネットワーク機器と同様にSNMPエージェントとして認識。

安心アフターサービス
保証●標準３年保証（HIVERTER-77） 標準無償保証期間３年の長期保証。
●長期（5年／ 7年／ 10年）保証オプション（HIVERTER-77 10年モデル）
標準3年保証からさらに5年／7年／ 10年保証に延長可能。

2

3

選べる仕様選べる

システム構成例

寿命

HIVERTER-77

運用に合わせて、「10年」「６年」の２種類のUPS本体期待寿命から選択できます。

バッテリー 期待寿命

HIVERTER-07シリーズの期待寿命は「10年」です。

4〜5年

選べる

4〜5年

バッテリー 期待寿命

サーバとUPSをシリアルケーブルで接続する場合に適用します。
5kVA UPS（H-07-050）の場合、オプションの シリア ル ポ ート拡 張
カードを使用し、UPSに接続されるすべてのサーバにパワーモニターＨをインストールすることで最大6台●寿命期になった交換用バッテリーを含みます。

HIVERTER-07シリーズの無償保証期間は「１年」です。

●故障時のセンドバック対応を含みます。
●標準は3年保証です。

●HIVERTER-77シリーズ 10年寿命機および増設バッテリーボックスが対象となります。

HIVERTER-77/HIVERTER-07●HIVERTER-77●HIVERTER-07「シリアル」「SNMP＋接点」「接点」の３種類のインタ

標 準 装 備「シリア ル」

フェースから選択できます。

に加え、オプションのインタフェースカード
にて「SNMP」「接点」のインタフェースを追加できます。

シリアルポート(RS-232C）

選べる

インタフェース
カード

端子台

HIVERTER-77/HIVERTER-07

オプションの増設バッテリーボックスを使用することで、バックアップ時間を最大３倍まで延長できます。また、1kVA UPS
は運用に合わせて、増設バッテリーボックスを使用することなく２種類のバックアップ時間から選択できます。

標準バックアップ時間
２倍増設バッテリーボックス
３倍増設バッテリーボックス
4

ネットワークケーブルとのサーバ連携が可能となります。
（パワーモニターＨ 1ライセンス／
1枚）

シリアルインタフェースでシャットダウンさせる

UPS

シリアル
シャット
ダウン対応

RJ45
シャット
ダウン対応

UPSとすべてのサーバをネットワークで接続する構成
サーバとUPSをシリアルケーブルで接続せずネットワークで接続する場合に適用します。UPS1台に複数台（最 大128台）の サ ー バを 接 続できます。UPSをネットワークに接続するためにUPS本体にSNMP機能の装備が必要です。UPSに接続されるすべてのサーバにパワーモニ
ターＨＮをインストールします。
（パワーモニターＨＮ 1ライセンス／1枚）

ネットワークインタフェースでサーバシャットダウンさせる（最大128台）（サーバにシリアルポートがない場合）
UPS

SNMP機能（UPS本体に実装）
ネットワーク
シャット
ダウン対応

ネットワーク機器

パワーモニターＨクライアント
UPSとマスターサーバをシリアルまたはネットワークで接続し、サーバ同士をネットワークで接続する構成

接点
SNMP＋接点(スクリューレス端子台） (スクリューレス端子台）

バックアップ時間

パワーモニター H
クライアントパワーモニターＨN●オプション追加により、5年／ 7年／ 10年保証に延長できます。

端子台

シリアルケーブル

グループ
シャット
ダウン

4〜5年

※UPS本体期待寿命が10年の場合

シリアル

電源ケーブルUPSとすべてのサーバをシリアルで接続する構成

HIVERTER-77

SNMP

オート
シャット
ダウン

パワーモニターＨ

保証期間

インタフェース

スケジュール
運転10年「標準無償保証期間３年」から「５年保証」「７年保証」「10年保証」に保証期間の延長が可能です。

選べる

凡例

多様なシステムを構築することができます。

UPS本体 期待寿命
バッテリー 期待寿命

パワーモニターＨ、パワーモニターＨＮおよびパワーモニターＨクライアントの使用により、６年

UPS本体 期待寿命

●パワーモニターＨ ●パワーモニターＨＮ ●パワーモニターＨクライアント

サーバ同士が同一セグメント上のネットワークで接続されている環境
下でUPS1台に複数台のサーバを接続する場合に適用します。
サーバ1台（マスターサーバ）のみ
パワーモニターＨまたはパワーモニ
ターＨＮをインストールし、その他のサーバにはパワーモニターＨクライ
アントをインストールします。
（パワーモニターＨまたはパワーモ
ニターＨＮ 1ライセンス／1枚パ
ワーモニターＨクライアント 10ラ
イセンス／1枚）

サーバ複数台をグループシャットダウンさせる(台数制限無)UPS

ネットワーク機器
シリアル
シャット
ダウン対応

RJ45
シャット
ダウン対応

ネットワーク
シャット
ダウン対応

1枚でサーバ10台まで
インストール
可能｡
5

製品仕様

ソフトウェア（オプション）概略仕様

操作性に優れた前面パネルデザインを採用しました。また、HIVERTER-77シリーズはタワー／
ラックマウント兼用となっており、さまざまなオフィス環境にマッチするデザインです。

●UPS本体仕様
製品

H-07-050

仕様
H-77-007AXX H-77-007ALX H-77-010AXX H-77-010ALX H-77-010BXX H-77-010BLX H-77-014XXX H-77-014XLX H-77-015XXX H-77-015XLX
0.75kVA
0.6kW

出力容量
出力電圧
バックアップ時間
（納入時、
25℃）
入力容量

1kVA
0.7kW

6分（10分at400W）

5分（10分at400W）

8分（10分at600W）

5kVA

6年

10年

6年

標準価格

本製品は 1 ライセンス／1 枚です。

対応OS

型式

¥40,000

本製品は 1 ライセンス／1 枚です。

対応OS

型式

H-77-SWN

Windows, Windows Server

H-07-SWN

Windows, Windows Server

H-77-SHS
H-77-SSS

HP-UX
Solaris（SPARC版）（Dsub25ピン対応）

H-07-SHS
H-07-SSS

HP-UX
Solaris（SPARC版）（Dsub25ピン対応）

1.2kW

4kW

H-77-SST

Solaris（SPARC版）（Dsub 9 ピン対応）

H-07-SST

Solaris（SPARC版）（Dsub 9 ピン対応）

H-77-SAI

AIX

H-07-SAI

AIX

5分（10分at600W）

4分（10分at600W）

10分

H-77-SIR
H-77-SFBSGI IRIX
FreeBSD

H-07-SIR
H-07-SFBSGI IRIX
FreeBSD

H-77-SLI

RedHat Enterprise Linux

H-07-SLI

RedHat Enterprise Linux

5.00kVA
80〜120V
タワー

タワー／ラックマウント
一括入力方式
6年
10年

10年

6年

10年

6年
10年
電源側未処理〜UPS側専用インレット

電源側NEMA5-15P〜UPS側専用インレット
電源ケーブル付属

入力端子形状電源ケーブル付属（＊1）

入力周波数50/60Hz±5％以内

入力相数・線数
出力1
NEMA5-15R
出力端子
出力2端子台 出力1
形状

単相２線
4
‑

2

‑
1
‑

50/60Hz

出力相数・線数

単相2線（アース付き）±3％以内
120％ 60秒＊＊

電圧波形ひずみ率
クレストファクタ

135％ 3秒

3
80％ 約8時間

充電時間
バッテリー種類
オートリターン機能（＊2）
接点出力（スクリューレス端子台）

なし

2出力制御
オプションスロット数
停電・故障警報あり
1

0
ブザー（音量調整なし／OFF設定可）
強制風冷

冷却方式

0〜40℃

周囲温度

15〜90％（結露なきこと）
58dB以下15〜85％（結露なきこと）

相対湿度
49dB以下騒音
電磁環境

55dB以下VCCI クラスA情報処理装置
オプティカルブラック

塗装色

ライムストーンライト
マンセル10YR7.3/0.2

マンセル3.4B 1.6/0.3
85W

90W

145W

幅

430mm
（19インチラック幅）

奥行き
高さ

480mm
85mm
（2U）

UPS質量（バッテリユニット質量）
保証期間 １ 年
保証期間 ３ 年¥139,000
標準価格
保証期間 ５ 年‑（税別）
保証期間 ７ 年‑
保証期間10年‑

約15.0kg（6.0kg）¥146,000¥235,000¥295,000¥382,000¥149,000‑‑‑¥156,000¥250,000¥313,000¥407,000

約18.0kg（9.0kg）‑¥160,000¥166,000‑¥267,000‑¥335,000‑¥436,000

標準価格●パワーモニターＨクライアント¥50,000

標準価格

本製品は 1 ライセンス／1 枚です。

対応OS

型式

¥50,000

本製品は 10 ライセンス／1 枚です。

対応OS

型式

H-07-NWN2

Windows, Windows Server

H-07-SCW

Windows, Windows Server

H-07-NLI2
H-07-NHS2

RedHat Enterprise Linux, VMwareESX, VMwareESXi
HP-UX

H-07-SCL
H-07-SCH

RedHat Enterprise Linux
HP-UX

H-07-NSS2

Solaris（SPARC版）

H-07-SCS

Solaris（SPARC版）

H-07-NAI2

AIX

H-07-NWA2
H-07-NLA2

Windows Server（Itanium2版）
RedHat Enterprise Linux（Itanium2版）

H-07-NHA2HP-UX（Itanium2版）＊：停電時オートシャットダウン、スケジュールシャットダウンのみの対応となります。
サポートOSの詳細は、下記URLをご参照ください。
https://www.hitachi-ip.co.jp/products/ups/softwear/pdf/support̲os̲list.pdf●インタフェースカード（HIVERTER-07専用）

100％ 約24時間（増設バッテリーボックスなしのとき）

小型制御弁式鉛蓄電池
過負荷電流ピーク値300％超過でバイパスへ自動切換 一定時間後インバータ給電に自動復帰

インタフェース●パワーモニターＨN

注記
1.パワーモニターHNはシリアルケーブルを使用せず、ネットワーク経由でサーバをシャットダウンするためのソフトウェアです。UPS本体にSNMP機能が必要となります。
2.パワーモニターHクライアントはネットワーク経由でグループシャットダウンするためのソフトウェアです。シャットダウン指示のためのパワーモニターHNまたはパワーモニターHも必要となります。
3.パワーモニターHをご購入の際には対応OSをご指定ください。付属ケーブルを選定してお届けします。

±5％ 0.02秒
4％以下（定格出力、線形負荷）

過度電圧変動

発熱量

端子台
（M6）
電源ケーブルなし

‑

‑

出力周波数
出力電圧精度
過負荷耐量

10年

2
‑

（M6） 出力2170W

約19.0kg（9.0kg）¥207,000‑‑‑¥220,000¥350,000¥457,000¥613,000¥222,000‑‑‑¥236,000¥376,000¥489,000¥658,000

800W
250mm
723mm
650mm
120kg
（54kg）¥1,334,000
‑
‑
‑
‑

項目
UPS型式
型式

仕様
H-77-007AXX H-77-007ALX H-77-010AXX H-77-010ALX H-77-010BXX H-77-010BLX H-77-014XXX H-77-014XLX H-77-015XXX H-77-015XLX H-07-050
H-07-050-BB‑
H-77-ZBB
20分
バックアップ時間（本体との合計値）
‑
16分
10分
8分
増設
保証期間 １ 年¥360,000‑‑
バッテリー
保証期間 ３ 年‑¥105,000
ボックス 標準価格
保証期間 ５ 年‑¥149,000（2倍） （税別）
保証期間 ７ 年‑¥183,000
保証期間10年‑¥231,000
型式
H-07-050-BC‑
H-77-ZBC
バックアップ時間（本体との合計値）
24分
12分
30分
‑
15分
増設
保証期間 １ 年¥720,000‑‑
バッテリー
保証期間 ３ 年‑¥129,000
ボックス 標準価格
保証期間 ５ 年‑¥203,000（3倍） （税別）
保証期間 ７ 年‑¥259,000
保証期間10年‑¥340,000
保守
型式
H-77-010-MX
H-77-015-MX
H-07-050-MB‑
H-77-014-MX
バイパス
標準価格
（税別）
¥139,000¥140,000¥360,000‑¥139,000ボックス
H-07-050-TB1
型式
‑
トランス
100V/100V
一次／二次電圧‑ボックス¥420,000
標準価格
（税別）
‑
1
H-07-050-TB2
型式
‑
トランス
200V/100V
一次／二次電圧‑ボックス¥420,000
標準価格
（税別）
‑
2
型式
‑
トランス
一次／二次電圧
‑
ボックス
標準価格
（税別）
‑
3
＊1：電源側は未処理のため、接続のための加工が必要となります。オプションにて電源側をプラグとした電源ケーブルのご用命が可能です。
＊2：ネットワーク接続機能付きをご用命の際は、UPS型式末尾の記号を｢S｣にしてください。（型式：H-77-〇〇〇□□S）
シリアルポート付きをご用命の際は、UPS型式末尾の記号を｢R｣にしてください。このとき、接点出力用端子台は不付きとなります。（型式：H-77-〇〇〇□□R）

SNMPインタフェース

ディスクインタフェース

シーケンシャル・ディレイ

シリアルポート拡張

パワーモニターＨＮとの組み合わせによって、
ネッ
トワーク経由でのサーバシャッ
トダ
ウンが可能となります。
また、
統合管理ソ
フトの導入によって、サーバのジョブ管理と電源のオフを連動させる制御が可能となります。

ストレージの電源制御専用インタフェース
によって、
ＵＰＳ、
ストレージおよびサーバと連携した、停電オートシャットダウン・スケ
ジュールシャッ
トダウン制御が可能となります。

2台以上4台までのUPS出力のオフタイ
ミング制御をシーケンシャル・ディレイ機能付のカードで構成することができます。

UPS本体のポートを含め最大6台までシ
リアルポートを拡張し、サーバのグループ
シャットダウンを構築できます。

接点

名称
型式
信号接点端子シーケンシャル・ディレイ機能

インタフェースカード
H-07-PR○−○

OSシャットダウン機能
SNMPインタフェース−−−−¥30,000

パワーモニターHN
ディスクインタフェース
シリアルポート拡張
標準価格

SNMPカード＊

H-UB-ETN
−
−
−
○
○
−
−
¥70,000

ディスクインタフェース
カード

SNMP+ディスク ＊インタフェースカード

シリアルポート
拡張カード

H-55-DFE−

H-UB-EDE−

H-07-RSD
−

○
−

○
−

−
−

−
−
Hitachi HUS 2台−¥70,000○−−−¥125,000−−○○¥40,000

備考
故障、
バイパス、
バッテリー運転
複数台UPS連動（マスタ-サブ制御）
WindowsNT、
HI-UX/WE-2対応インタフェース
RFC1628 MIB準拠 100BASE-TX/10BASE-T
パワーモニターHN接続
Hitachi HUS専用インタフェース
シリアルポート5個拡張＊：単品購入の場合は、別途御相談ください。

●インタフェースケーブル●オプションボックス仕様

6●パワーモニターＨ（HIVERTER-07専用）

常時インバーター給電方式

入力方式

製品

¥40,000

1.05kW

0.78kVA
0.91kVA
1.36kVA
1.56kVA
80〜120V（出力100V時）／86.4〜129.6V（出力108V時）／92〜138V（出力115V時）／96〜120V（出力120V時）

UPS形状
UPS本体期待寿命

1.5kVA

H-07-050

100V/108V/115V/120V

入力電圧
UPS方式

寸法

標準価格

H-77-007/010/014/015

項目
UPS型式

UPS
本体

●パワーモニターＨ（HIVERTER-77専用）

H-07-050-TB3
100V/200-100V¥420,000

型式
H-77-CPS-F
H-77-CPS-J
H-77-CPS-M
H-77-CSS-F
H-77-CSS-J
H-77-CSS-M
H-77-CSN-F
H-77-CIS-J

長さ
3m
6m
12m
3m
6m
12m
3m
6m

用途
標準シリアルインタフェース（Dsub 9用）
シリアルインタフェース
Solaris（Dsub25）
用シリアルインタフェース Netra（RJ45）
用シリアルインタフェース SGI用

標準価格
型式
H-07-CPS-F
H-07-CPS-J
H-07-CPS-M
H-07-CSS-F
H-07-CSS-J
H-07-CSS-M
H-07-CSN-F
H-07-CIS-J

長さ
3m
6m
12m
3m
6m
12m
3m
6m

用途
標準シリアルインタフェース（Dsub 9用）
シリアルインタフェース
Solaris（Dsub25）
用シリアルインタフェース Netra（RJ45）
用シリアルインタフェース SGI用

型式
H-07-CDB-J
H-07-CDD-J
H-07-CDR-N
H-07-CSE-J
H-07-CSC-J

長さ
6m
6m
20m
6m
6m

¥20,000

用途
SANRISE（1台）
用
SANRISE（2台）
用
UPS/リモートアダプタ用
マスタ-1-サブ用
マスタ-2-サブ用＊：H-77-□□□-□はHIVERTER-77専用です。
H-07-□□□-□はHIVERTER-07専用です。

ハードウェア（オプション）概略仕様●ラックマウントレール

ラック搭載タイプのUPSまたはオプションボックスをラックに搭載する場合に、ラックの種類に応じて必要なラックマウントレールをお選びいただけます。
型式
H-77-R
H-77-RE
H-77-RI
H-77-RA

対応ラック
ユニバーサルタイプ
HP
（G2）
ラック
IBMラック
HA8000/8500ラック●電源ケーブル

H-77-015の電源入力を汎用コンセントへ接続できます。電源側端子形状は電源側コンセント形状に合わせてお選びください。

標準価格

型式

¥40,000¥36,000¥26,000¥22,000

H-77-015-ICN
H-77-015-ID

用途
H-77-015用
H-77-015用

電源側端子形状
L5-20P
R153

UPS側端子形状
IEC320-C19
IEC320-C19

標準価格¥23,000¥22,000

7