優良省エネルギー設備顕彰事例①◦一般財団法人 省エネルギーセンター最優秀賞◦改修設備部門

冷温水空調システムを省エネルギー空冷空調機器への改修
設備所有者：和倉温泉 宝仙閣グループ宿守屋寿苑
設備施工者：北陸エアコン株式会社

建物の概要
名称
概要

和倉温泉

宝仙閣グループ

建家：地上 8 階

宿守屋寿苑

延床面積：9300m

2

所在地

構造：RC造石川県七尾市石崎町香島 1 丁目
用途：宿泊業1 ．技術開発の目的と経過
目的：既存建屋を現オーナーが購入し宿泊業をオープンしたが、水道、排水、空調配管の漏水がひどく空調運転経費が大きく省エネルギー対策が必要となった。
経過：空調機器を個別で空冷にすることで循環水の漏れ及び結露水の発生を防ぐ提案と、使用する部屋のみの稼働による消費電力の削減、大型クーリングタワーでの蒸発水の廃止、事務室での館内全域の空調機器運転の把握、冷暖房の切り替えの簡易さを推進、さらに消費量の見える化を提案し受託してもらう。
2 ．設備・システムの概要
1 ）既 設システムの課題：重油ボイラーによる暖房、水冷チラーによる冷房にて稼働。築30年以上経過の為、配管より漏水、結露、機械室からの振動、騒音で稼働出来ない客室が数室あり、宿泊提供室の減少、満室時のクレーム処理等が多発、又大型クーリングタワーが正面屋根上にあり、運転時の蒸発水が吹き上がり景観を損ない、かなりの水量の放出になっていた。
2 ）改修設備の概要：宿守屋寿苑において、客室系統で使用されている既存のセントラル空調システムから、高効率個別空調システムへ更新する。また、大広間及び男女脱衣場にも高効率空調機を導入し、省エネルギー化を図る。これまで空調の燃料として、電力及び暖房の一部では重油を使用。今回の空調機更新においては暖房で使用していた重油を電力に変換するため、電力の総使用量は導入前より増加。
3 ．着想
特別な免許管理者及び業者による冷暖房切り替え作業が不要で、中間期の冷暖好み仕様が可能でクレームの削減につながる。必要な部屋、場所のみの運転が可能になる。
4 ．効果
全体エネルギー使用量（原油換算：換算係数0.00218t/m 2 ）◯改修前
H26年度……490.1㎘/年◯回収後
H28年度……352.7㎘/年

14

冷凍空調設備2019年 6 月15日号

●省エネ効果
490.1-352.7＝137.4㎘/年

28.0％削減●詳細データエネルギー削減量算出根拠
省エネ実績

表 1 参照表 2 参照June 2019 | REFRIGERATION & AIR -CONDITIONING CONTRACTORS

15

表116

エネルギー削減量算出根拠

冷凍空調設備2019年 6 月15日号

5 ．投資回収
改修工事総費用

63,411,569円

補助金対象経費（設備費、工事費）
補助金申請額（対象経費の1/3）
投資回収年数

57,698,016円

19,232,671円

63,411,569円/（137.4kl×75,254円/kl）＝約 6 年（補助金交付除投資回収年数
表244,178,898円/（137.4kl×75,254円/ kl）＝約4.3年）

省エネ実績

6 ．他の建物への応用性、便利性
姉妹建物の山代温泉（宝生亭）、和倉温泉（宝仙閣）、和倉温泉（はまずる）も同様な設備の改修を実施。

June 2019 | REFRIGERATION & AIR -CONDITIONING CONTRACTORS

17

7 ．仕様または開発製品、システム、部品等の仕様
表3

仕様書案

8 ．環境保全、便利性等
CO 2 排出削減量＝燃料（原油換算）の削減量×単位発熱量×（44/12）
137.4㎘×38.2×（44/12）＝19,245t-CO 2 /年
9 ．工夫その他設備の特徴
宿泊営業したままの全面改修の為午前10：00チェックアウト午後 3 ：00チェックイン内の作業時間での施工となり工事中のイメージを出さない。客室の売れない部屋を最小限にする。
創意工夫
空調機器を個別で空冷することで循環水の漏れ及び結露水の発生を防ぐ提案と、使用する部屋のみの稼働による消費電力の削減、大型クーリングタワーでの蒸発水の廃止、事務室にて館内全域の空調機器運転の把握、冷暖房の切り替えの簡易さを推進、さらに消費量の見える化を提案した。
10．市場性
宿泊業の利益は客数と消費エネルギーの削減が大きくかかわっています。又宿泊客のクレームの多くは音、匂い、空調、対応が主です。個別空冷化によりクレームの削減が大きくかかわっています。

18冷凍空調設備

2019年 6 月15日号

11．外観、構造図

建物全景

室外機設置状況図1

室内機設置状況

導入前後の比較図

June 2019 | REFRIGERATION & AIR -CONDITIONING CONTRACTORS

19

優良省エネルギー設備顕彰事例②◦一般社団法人 日本冷凍空調設備工業連合会奨励賞◦改修設備部門

CO2センサー・コントローラーの導入による大幅な省エネの実現
設備所有者：大久保産業株式会社
設備施工者：シー・エイチ・シー・システム株式会社

大久保産業株式会社

建物の概要
名

称

大久保産業株式会社概要

建家：地上 2 階

所在地

徳島県徳島市昭和町 8 丁目 8

延床面積：916.45m2 構造：S造

用途：事務所ビル

1 ．技術開発の目的と経過
目的：CO2センサー・コントローラーを導入することで、適正な換気制御に伴う電気代削減と室内空気室の改善を図る。
経過：平成27年（設計、検討等）

CO2コントローラーの設置場所等の導入検討

平成28年（試作、試験納入等）

CO2コントローラーの設置および動作検証

平成28年（試運転、引渡し等）

CO2コントローラーの運転開始

2 ．設備・システムの概要
CO2センサー・コントローラー（以下、「本製品」という）は、目視も体感も出来ない室内のCO2（二酸化炭素）濃度を測定し、液晶画面にリアルタイムで数値を表示させる（“見える化”）。また、測定したCO2濃度に応じた換気機器の適正な自動制御が可能となり、室内空気質を改善し在室者の健康や作業効率向上に貢献する。さらに、過剰換気を防ぐことで空調負荷の低減につながり電気代の削減も実現できる。
3 ．着想
CO2センサーが設置されておらず、室内のCO2濃度をリアルタイムで把握することが出来ない施設・空間が多いため、換気設備が必要以上に運転している場合が多い。その結果、過剰換気となり空調負荷の増加につながることで、電気代が大きくなってしまう場合が多い。
申請設備建物も、在室者数にかかわらず常に換気機器が強運転となっていた。したがって、本製品を導入することで、過剰換気を抑え大幅な電気代の削減が見込めたことから、本製品の導入に至った。
4 ．効果（省エネルギー）
電気使用量前年度比▲24.9％を実現。

H28年度（kWh）
H29年度（kWh）
削減率（％）
H28年度（kWh）
H29年度（kWh）
削減率（％）

10

冷凍空調設備

4月
9,015
6,578－27.0
10 月
9,933
6,129－38.3

2019年 7 月15日号

5月
8,759
5,514－37.0
11 月
8,687
6,516－25.0

6月
10,766
6,841－36.5
12 月
11,006
10,581－3.9

7月
12,862
10,277－20.1
1月
12,551
11,060－11.9

8月
13,885
10,227－26.3
2月
12,752
11,065－13.2

9月
12,587
7,757
－38.4
3月
11,022
7,984－27.6

合計
133,825
100,529－24.95 ．投資回収（省マネー）
電気料金前年度比▲16.0％を実現。イニシャルコストを1.6年で回収可能。

H28年度（円）
H29年度（円）
削減額（円）
H28年度（円）
H29年度（円）
削減額（円）

4月
185,376
152,229
33,147
10 月
194,651
142,189
52,462

5月
184,549
140,908
43,641
11 月
181,415
147,046
34,3696月
201,839
156,61145,22812 月
204,199
197,448
6,751

7月
233,779
208,267
25,512
1月
215,498
203,820
11,6788月
242,356
200,90941,4472月
219,406
208,840
10,566

9月
231,491
167,774
63,7173月
205,340
172,850
32,490

合計
2,499,899
2,098,891
401,008

6 ．他の建物への応用性・便利性
本製品は、測定・表示・制御・記録の機能が一体化となっていることから、機器の取り付けが容易で、複雑なシステムを組む必要がないため、低コストでの導入が可能である。また、各設定の変更から校正（キャリブレーション）も本体のボタン操作で可能なことから、維持コストが廉価でメンテナンスも容易である。
上記の理由から、他の建物・施設への応用性・便利性が非常に高いと考えられる。
7 ．仕様又は開発製品、システム、部品等の仕様
12．添付資料「NMAシリーズカタログ」参照。
8 ．環境保全、便利性等
電気使用量減に伴い、CO2排出量を前年度比▲24.9％（17.8t-CO2/year）実現。

9 ．工夫した点、発想した点、創作した点、新しい点等、設備の特徴
申請設備では、電気代の削減効果を最大限に高めるため、在室者の行動パターンを分析し、実際のゾーニングを踏まえて、本製品を計10台導入した。また、一部ではデータロガー内蔵型の製品を採用したことで、建物内のCO2濃度推移を記録・保存・分析できることとなった。採録したデータを用いて、さらなる省エネ対策に役立てていく予定である。

July 2019 | REFRIGERATION & AIR -CONDITIONING CONTRACTORS

1110．市場性、販売状況、適応市場の大きさ、競合品又はシステムとの比較、販売実績（国内、外）等
他社のCO2濃度制御機器は、測定・表示・制御・記録の各機能が分離されている製品が多く、製品本体に加え取り付け工事費用が大きくなってしまう。また、測定部（センサー）がダクト内に設置される場合が多いことなどから、リアルタイムで当該空間の空気質を把握できないだけでなく、校正（キャリブレーション）や取り換えにも多額のメンテナンス費用が必要になる場合が多い。
本製品は、“AllinOne”の製品であることから、従来の他社機種と比較して、設置費用を1/2～1/3程度に抑えることができる。また、校正（キャリブレーション）機能が組み込まれているため、現地で容易に校正が可能なことから、維持コスト及びメンテナンス費用がほとんど不要となる。
販売実績として、国内外で累計約15,000台の販売となっており、国内での販売台数は年々増加傾向にある。また、国内だけでなく海外への拡販に向け、中国・韓国・イギリス・ベトナムの現地企業と代理店の締結に至っている。
11．外観・構造図①システム図②建物外観

12

冷凍空調設備③設備設置状況2019年 7 月15日号

12．添付資料

NMAシリーズカタログ

July 2019 | REFRIGERATION & AIR -CONDITIONING CONTRACTORS

13

優良省エネルギー設備顕彰事例③◦一般社団法人 日本冷凍空調設備工業連合会奨励賞◦新設設備部門

4面壁パネル可動式冷蔵庫設備及び電動アコーディオンカーテン式冷蔵庫設備
設備施工者：株式会社

静岡冷工

建物の概要
名称
概要

浦和中央青果市場株式会社
建家：地上 1 階

所在地

さいたま市桜区桜田3-3-12

延床面積：200m

1 ．技術開発の目的と経過
目的：青果卸売市場のコールドチェーン化を推進し、農家、卸売、小売の 3 者にとってメリットとなる冷蔵庫を導入し、バリューチェーン全体を改善する
経過：平成27年 5 月

4 面パネル可動式冷蔵庫設備設計、検討等

平成27年 6 月施工。平成27年中旬引渡し。第 1 期納入

平成30年 4 月

電動式アコーディオンカーテン式冷蔵庫設備の農水省平成30年度補助金申請（食品流通合理化・新流通確立設備等導入事業）

平成30年 8 月

同上申請採択。平成30年 9 月施工。平成30年10月下旬

引渡し。第 4 期納入

2 ．設備・システムの概要
1 ） 4 面壁パネル可動式冷蔵庫設備（10m×20m× 4 mH）…… 1 ヶ所

・4 面壁パネル可動式のため、夏場の出荷ピーク時には 2 面をオープンにして効率的な出荷が可能。またスーパー対応のピッキング・配送に活用。産地と実需者の両方にコールドチェーン機能を提供する。
・庫内照明はLED採用。
2 ）電動アコーディオンカーテン式冷蔵庫設備（20m×20m× 4 mH）…… 2 ヶ所

・日照量を考慮してユニットクーラーは、既存設備（ 4 面壁パネル可動式）より 4 台多い12台設置。
・直射日光の影響を少しでも抑えるため緑色のカーテンを採用した。
3 ．着想
コールドチェーンに対する需要の増加を考慮し、隣に増設が可能な構造とした。
4 ．効果（省エネルギー）
1 ）節電効果
・当初、電気料金の計算は 1 年で計算していたが、冷凍機の運転は 4 月中頃から10月末頃まで稼働。10月末頃から翌 4 月中頃までは 4 面パネルを開放して停止の為、冷凍機機器のランニングコストは、従来型に比べ約50％削減効果あり。
・年間電気料金試算¥1,500,000に対し¥880,000の節電効果が見込めた。

28

冷凍空調設備2019年 8 月15日号

2 ）省メンテナンス
・設備引渡し後 4 年間、フロン排出抑制法による定期点検等実施しているが、設置機器設備の不具合･故障による費用発生はない。
・年間メンテナンス予算費用¥500,000× 4 年間=2,000,000円の削減効果あり
5 ．投資回収（省マネー）
従来型プレハブパネル冷蔵庫と 4 面壁パネル可動式冷蔵庫の投資比較（条件：庫内スペース項
W20m × D10m × H4m）

目

従来式固定パネル式（電動ドアー）（金額円）

4 面壁パネル可動式①鉄骨下地 ･ 基礎工事

3,500,000

同左②パネル材 ･ 付帯材 ･ 工事

20,500,000

13,800,000③冷凍機器 ･ 材料 ･ 工事

5,450,000

同左④庫内 LED 照明工事

1,050,000

同左⑤諸経費
設備金額合計1,200,000

1,000,000¥31,700,000¥24,800,000

・初期設備費用は、従来型のプレハブパネル冷蔵庫に比べ約20％（¥6,900,000）の投資効果あり。
6 ．他の建物への応用性・便利性
・他の青果市場も 4 ～ 5 社から引き合いあり（一部鮮魚もある）。
・可動式の壁のため、フォークリフトの出入りの作業性が大変良くなったと評価頂いている。
7 ．仕様又は開発製品、システム、部品等の仕様
設備用部品は工場内で予め溶接し、現場では組み立てのみとして工期を 1 ヶ月以内に短縮した。
8 ．環境保全、便利性等
・一時仮置きの青果物を荷卸して、予冷する冷蔵庫として活用している。
・可動式のため作業性が大変良く、品物の管理に適していると評価頂いている。
9 ．工夫した点、発想した点、創作した点、新しい点等、設備の特徴
従来は、奥に入れたパレットの品物を出す際は、手前のパレットを外に出してから奥のパレットを出すことになり、大変なエネルギーロスをしていたが、 4 面の可動パネルを製作するにあたりパネルメーカーの責任除外として、静岡冷工の責任のもとこの可動式パネルを作製施工した。また基礎鉄骨なども含んで施工した。
10．市場性,販売状況、適応市場の大きさ、競合品又はシステムとの比較、販売実績（国内、外）等
この案件の冷蔵庫設備を業界新聞に取り上げて頂き、現在 4 ～ 5 市場会社より引き合いを受けている。

August 2019 | REFRIGERATION & AIR -CONDITIONING CONTRACTORS

29

11．外観・構造図
1 ） 4 面壁パネル可動式冷蔵庫設備（10m×20m× 4 mH）…… 1 ヶ所
4 面壁パネル部分開放入出庫中2 ）電動アコーディオンカーテン式冷蔵庫設備（20m×20m× 4 mH）…… 2 ヶ所
電動アコーディオンカーテン全閉風景

12．添付資料
・参考：茨城県大同青果株式会社向け 3 面壁パネル可動式冷蔵庫設備図面

30

冷凍空調設備2019年 8 月15日号

浦和中央青果市場の電気料金等
税抜き
電気代
支払月
7月

キロワット
電気量

電気料金
H26年度
1,341,111

H27年度
1,183,167

H28年度
1,274,167

H26年度

H27年度

57,63055,648

H28年度
80,9828月

1,509,065

1,569,278

1,394,074

71,252

79,94385,2409月

1,343,296

1,432,639

1,500,324

56,56375,72095,29410 月

1,161,194

1,159,787

1,179,880

51,32359,92967,75011 月

1,027,370

1,060,898

880,806

38,88549,89940,68812 月

999,037

929,843836,583

38,61337,796

41,3291月

1,025,778

881,417835,694

42,22540,90240,5002月

1,046,926

880,380865,759

40,55037,15338,2343月

964,065

824,148

801,565

33,78235,531

37,6824月

995,130

843,898

887,537

40,90640,92041,7685月

1,055,981

903,435

929,287

45,71045,70045,9446月

1,144,491

1,101,130

1,205,889

48,492

63,051

62,406

13,613,444

12,770,020

12,591,565

565,931

622,192

677,817

計※地元の構成団体にお申込みください。

August 2019 | REFRIGERATION & AIR -CONDITIONING CONTRACTORS

31優良省エネルギー設備顕彰事例④◦一般社団法人 日本冷凍空調設備工業連合会特別賞◦新設設備部門

アルミ冷媒配管システムの開発
設備所有者：日本設備工業株式会社
設備施工者：高砂熱学工業株式会社

建物の概要
名
概称
要

日本設備工業株式会社
建家：地上 2 階

札幌支店

延床面積：355.41m

所在地
2北海道札幌市豊平区中の島二条3-6-1

構造：Ｓ造

用途：事務所

1 ．技術開発の目的と経過
目的：アルミ配管は、銅配管と比べて 3 分の 1 と軽量なことから作業員の負担を低減するとともに、

設備業界でアルミ材のリサイクル率85％を提唱し、大幅なCO 2 排出量の削減を図る｡
経過：平成28年

アルミ冷媒配管の企画、ろう付接合の検討

平成29年

機械式継手の開発、フィールド試験

平成30年

実物件への展開

2 ．設備・システムの概要
当社は、アルミ配管の採用について研究を重ねてきました。アルミ配管は、建設現場における冷媒配管工事
でこれまで主流であった銅配管と比べ、重量が 3 分の 1 と軽量かつ廉価でリサイクルが容易です。このほど、アルミ押出加工メーカーとアルミ冷媒配管（写真 1 ）の仕様を定めると共に、アルミ冷媒配管用の機械式継手
「アルミおっぞんくん」（写真 2 ）を東尾メック株式会社と共同開発しました。また、アルミ冷媒配管用分岐管
「アルミ冷媒配管用分岐管ユニット」（写真 6 ）を株式会社ベンカンと共同開発しました。さらに、施工現場で活用できる「アルミ冷媒配管のろう付接合」を開発し、施工要領を考案して自社の協力会社への技術伝承を実施しています。

写真 110アルミ冷媒配管

冷凍空調設備2019年 9 月15日号

写真 2「アルミおっぞんくん」

2017年10月、当社グループ会社の日本設備工業（株）札幌支店での空調設備更新に合わせて、全ての冷媒管にアルミ冷媒配管を導入しました。アルミ管同士の接続には、機械式継手アルミおっぞんくんの「アルミ+アルミタイプ（写真 4 ）」を機器周りの銅管との接続はそれの「アルミ+銅タイプ（写真 5 ）」を採用しました。また、一部に「アルミ冷媒配管のろう付接合」を採用して、施工要領を確認しました。
本空調設備のモニタリングを通じて、実用化に向けた知見の蓄積や技術の高度化に取り組んでおり、冷媒管等のオールアルミ化を実現することで当社施工現場での省力化を推進しています。
本建物の性能検証は2018年 8 月に実施し、その後問題なく稼働しています。本開発技術は、現在、 3 件の実現場に導入済みです。

写真 3導入事務所

写真 4

天井内施工状況

写真 5

機器廻り施工状況

3 ．背景
アルミ冷媒配管システムの開発の背景を以下に記す。
国際銅協会lCAニューヨークの発表において、電気自動車（EV）の急速な普及等によって、2027年には2017年比で約 9 倍の銅の需要増が予測されています。近年では、 1 kg当りの価格は、約670円と高い金額となっています。また、今後は、1,000円を超えてレアメタル化になる懸念があります。
一方、アルミの価格は、近年、重量単価が210円/kg～215円/kgで横ばいに推移しています。アルミは、銅に比べて地球上に豊富にある金属で、安価で安定した価格を維持すると推測できます。従いまして、本技術開発が実現できれば、銅管からアルミ管への変更は進んで行くと考えています。
4 ．効果（省エネルギー）
アルミ配管は設備業界でアルミ材のリサイクル率を仮

表1CO2 削減率に85％とすれば、大幅なCO 2 排出量の削減に繋がります。
表 1 に銅管のサイズ毎のCO 2 排出量④とアルミ管のサイズ毎のCO 2 排出量③を示します。これらを比較すると銅管をアルミ管に変えることでCO 2 排出量の削減率が約28.5％（※ 1 ） となります。
（※ 1 ．当社試算による。）御参考として添付資料を参照願います。
5 ．投資回収（省マネー）
アルミ冷媒配管は、銅製の冷媒配管と比較して、継手を含まない直管部について約15～20％程度安価になる

September 2019 | REFRIGERATION & AIR -CONDITIONING CONTRACTORS

11

見込みです。建設現場での冷媒配管をアルミに転換し量産化が進み、競争環境が構築できれば、継手を含まない直管部についての材料費を約20％低減可能です。
【補足】
アルミは、銅の 3 分の 1 の価格であるが、冷媒配管の保温材と管の原価比率が50％ずつであるため、冷媒配管としては約20％の低減に留まる。
6 ．今後の展開「アルミおっぞんくん」の共同開発と並行して、当社では2017年 5 月より、気象条件や空調機の運転パターンが異なる全国 9 ヵ所の地区事務所や現場事務所の空調設備にアルミ配管を導入し、「アルミおっぞんくん」の施工実験と空調設備のフィールド検証を実施しました。
これらに設置した配管の長さは延べ1,000mを超え、約25ヵ月間（2019年 6 月時点）の検証においても支障をきたすことなく稼働を続けています。これらの実績をふまえ、国内の他の建築設備への展開を進めていく予定です。
7 ．仕様又は開発製品、システム、部品等の仕様
開発商品は、以下の 4 点です。
①アルミ冷媒配管（写真 1 ）⑦́②́

①③ ④⑤ ②⑥ ⑦②アルミ冷媒配管用機械式継手「アルミおっぞんくん」（写真 2 ）（図 1 ）③アルミ冷媒配管用分岐管「アルミ冷媒配管用分岐管ユニット」（写真 6 ）④アルミ冷媒配管用ろう付継手（写真 7 ）

図 1 「アルミおっぞんくん」の断面構造図

写真 612

アルミ冷媒配管用分岐管ユニット

冷凍空調設備2019年 9 月15日号

写真 7アルミ冷媒配管用ろう付継手⑧⑨

8 ．環境保全、便利性等【環境保全】 4 ．効果欄と同じ。
【便利性】安価、軽量
9 ．工夫した点、発想した点、創作した点、新しい点等、設備の特徴①管の断熱材挿入工程（巻管の伸ばし→断熱材挿入→巻戻し切断）の生産性と耐久性②現場での管のベンダー加工性③現場での管のろう付接続の作業性（拡管含む）④管と機械式継手との親和性⑤管とアルミ用ろう材との親和性
10．市場性、販売状況、適応市場の大きさ、競合品又はシステムとの比較、販売実績（国内、外）等【市場性】現状の銅配管の代替品【販売状況】2019年 4 月から導入開始【導入実績】 3 件
11．外観・構造図

アルミ冷媒配管導入事務所

September 2019 | REFRIGERATION & AIR -CONDITIONING CONTRACTORS13