東海第二発電所 工事計画審査資料

本資料のうち，枠囲みの内容は，営業秘密又は防護上の観点から公開できません

資料番号

工認-559 改 0

提出年月日

平成 30 年 7 月 10 日

日本原子力発電株式会社
東海第二発電所

工事計画審査資料

放射性廃棄物の廃棄施設
気体，液体又は固体廃棄物処理設備
液体廃棄物処理系（床ドレン処理系）（添付書類）

Ⅴ-1 説明書
Ⅴ-1-1 各発電用原子炉施設に共通の説明書
Ⅴ-1-1-4 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書
Ｖ-1-1-4-5 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（放射性廃棄物の廃棄施設）
Ⅴ-1-1-4-5-3 設定根拠に関する説明書（床ドレン処理系 主配管）
Ⅴ-1-1-4-5-4 設定根拠に関する説明書（床ドレン処理系 格納容器床ドレンサンプ）
Ⅴ-1-1-4-5-6 設定根拠に関する説明書（耐震Ｂクラス申請範囲 主配管）
Ⅴ-1-1-4-5-6-2 設定根拠に関する説明書（床ドレン処理系 主配管）Ⅴ-6 図面
6放射性廃棄物の廃棄施設
6.1 気体，液体又は固体廃棄物処理設備
・放射性廃棄物の廃棄施設

気体，液体又は固体廃棄物処理設備（液体廃棄物処理系）に係る格納容器床ドレンサンプの配置を明示した図面【第 6-1-2 図】
6.1.1 液体廃棄物処理系・放射性廃棄物の廃棄施設

気体，液体又は固体廃棄物処理設備（液体廃棄物処理系）に係る主配管の配置を明示した図面【第 6-1-1-1 図】
・放射性廃棄物の廃棄施設

気体，液体又は固体廃棄物処理設備（液体廃棄物処理系 床ドレン処理系）（耐震Ｂクラス申請範囲）に係る主配管の配置を明示した図面（1／2）
【第 6-1-1-4 図】
・放射性廃棄物の廃棄施設

気体，液体又は固体廃棄物処理設備（液体廃棄物処理系 床ドレン処理系）（耐震Ｂクラス申請範囲）に係る主配管の配置を明示した図面（2／2）
【第 6-1-1-5 図】
・放射性廃棄物の廃棄施設

気体，液体又は固体廃棄物処理設備（液体廃棄物処理系）の系

統図【第 6-1-1-6 図】
・放射性廃棄物の廃棄施設

気体，液体又は固体廃棄物処理設備（液体廃棄物処理系 床ドレン処理系）（耐震Ｂクラス申請範囲）の系統図（1／2）（変更前）（設計基準対象施設）【第 6-1-1-11 図】
・放射性廃棄物の廃棄施設

気体，液体又は固体廃棄物処理設備（液体廃棄物処理系 床ドレン処理系）（耐震Ｂクラス申請範囲）の系統図（1／2）（変更後）（設計基準対象施設）【第 6-1-1-12 図】

1

・放射性廃棄物の廃棄施設

気体，液体又は固体廃棄物処理設備（液体廃棄物処理系 床ドレン処理系）（耐震Ｂクラス申請範囲）の系統図（2／2）（変更前）（設計基準対象施設）【第 6-1-1-13 図】
・放射性廃棄物の廃棄施設

気体，液体又は固体廃棄物処理設備（液体廃棄物処理系 床ドレン処理系）（耐震Ｂクラス申請範囲）の系統図（2／2）（変更後）（設計基準対象施設）【第 6-1-1-14 図】
・放射性廃棄物の廃棄施設

気体，液体又は固体廃棄物処理設備（液体廃棄物処理系）の構

造図 格納容器床ドレンサンプ【第 6-1-1-16 図】

2Ⅴ-1-1-4-5-3 設定根拠に関する説明書

NT2 補② Ⅴ-1-1-4-5-3 R0（床ドレン処理系 主配管）

3

名

格納容器床ドレンサンプ導入管称

最 高 使 用 圧 力

MPa0.52,0.62

最 高 使 用 温 度℃

105,200

外mm

89.1

径

【設 定 根 拠】（概要）
本配管は，ペデスタル内から格納容器床ドレンサンプスリットまでを接続する配管であり，設計基準対象施設として，格納容器床ドレンサンプに貯留された廃液を原子炉棟床ドレンサンプまで移送するために設置する。

NT2 補② Ⅴ-1-1-4-5-3 R0E

また，重大事故等対処設備として，ペデスタルからベント管へ廃液を移送するために設置する。
1.

最高使用圧力の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用圧力は，原子炉格納容器の最高使用圧力（0.31 MPa）を上回る 0.52 MPa とする。
本配管を重大事故等時において使用する場合の使用圧力は，重大事故等時における原子炉格納容器の使用圧力と同じ 0.62MPa とする。
2.

最高使用温度の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用温度は，大気圧下での水の沸点 100 ℃に余裕を見込み 105 ℃とする。
本配管を重大事故等時において使用する場合の使用温度は，重大事故等時における原子炉格納容器の使用温度と同じ 200 ℃とする。
3.

外径の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管の外径は，建屋内排水系ドレン管の標準外径とし89.1 mm とする。
本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時にも設計基準対象施設と同様に廃液を移送する仕様であるため，標準外径として選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，89.1 mm とする。

14

格納容器床ドレンサンプスリット～格納容器名称

最高使用圧力MPa0.52, 0.62

最高使用温度℃

105, 200

外mm

89.1

径

床ドレン配管分岐点【設定根拠】（概要）
本配管は，格納容器床ドレンサンプスリット～格納容器床ドレン配管分岐点までを接続する配管であり，設計基準対象施設として，格納容器床ドレンサンプに貯留された廃液を原子炉棟床ドレンサンプまで移送するために設置する。
また，重大事故等対処設備として，ペデスタルからベント管へ廃液を移送するために設置する。

NT2 補② Ⅴ-1-1-4-5-3 R0E

1.

最高使用圧力の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用圧力は，原子炉格納容器の最高使用圧力（0.31 MPa）を上回る 0.52 MPa とする。
本配管を重大事故等時において使用する場合の使用圧力は，重大事故等時における原子炉格納容器の使用圧力と同じ 0.62 MPa とする。

2.

最高使用温度の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用温度は，大気圧下での水の沸点 100 ℃に余裕を見込み 105 ℃とする。
本配管を重大事故等時において使用する場合の使用温度は，重大事故等時における原子炉格納容器の使用温度と同じ 200 ℃とする。

3.

外径の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管の外径は，建屋内排水系ドレン管の標準外径とし89.1 mm とする。
本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時にも設計基準対象施設と同様に廃液を移送する仕様であるため，標準外径として選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，89.1 mm とする。

15

NT2 補② Ⅴ-1-1-4-5-4 R0

Ⅴ-1-1-4-5-4 設定根拠に関する説明書（床ドレン処理系 格納容器床ドレンサンプ）

6

名称

格納容器床 ドレンサン プ

容量m 3 /個26

個数－1

【設定根拠】（概要）
・設計基準対象施設格 納容 器 床 ド レ ン サ ン プ は ， 原 子 炉 格 納 容 器 内 で 発 生 し た 床 ド レ ン を 貯 留 す る ために設置する。

・重大事故等対処設 備
重 大事 故 等 時 に 原 子 炉 格 納 施 設 の う ち 圧 力 低 減 設 備 そ の 他 の 安 全 設 備 と し て 使 用

NT2 補② Ⅴ-1-1-4-5-4 R0E

する格納容器床ドレ ン サンプは以 下の機能 を 有する。

格納容器床ドレ ン サンプは， 炉心の著 し い損傷が発 生した場 合において原 子炉格
納容器の破損を防止 す るため，溶 融し，原 子 炉格納容器 の下部に 落下した炉心 を冷却するために必要な 水 位を維持す るために 設 置する。
系統構成は，格 納 容器床ドレ ンサンプ に 貯留された 水が格納 容器床ドレン サンプ
導水管により排出さ れ ることで， 必要な水 位 を維持でき る設計と する。

1.

容量の設定根拠格 納容 器 床 ド レ ン サ ン プ の 容 量 は ， 重 大 事 故 等 時 に お け る ， 格 納 容 器 床 ド レ ン サンプ水位 1m 維持の 機能 要求を考慮 して，サ ン プの容量は 26 m 3 /個と する。

2.

個数の設定根拠
格納容器床 ドレンサ ン プは，設計 基準対象 施 設として原 子炉格納容 器内で発生 した床ドレンを貯留す る ために必要 な個数で あ る 1 個設置 する。

格納容器床 ドレンサ ン プは，設計 基準対象 施 設として 1 個設置した ものを重大 事故等対処設備として 使 用する。

17

Ⅴ-1-1-4-5-6 設定根拠に関する説明書

NT2 補③ Ⅴ-1-1-4-5-6 R0E（耐震 B クラス申請範囲 主配管）

8

Ⅴ-1-1-4-5-6-2 設定根拠に関する説明書

NT2 補③ Ⅴ-1-1-4-5-6-2 R0（床ドレン処理系 主配管）

9

床ドレン収集ポンプ吐出管合流点
名称～
床ドレンサンプルタンク

最 高 使 用 圧 力

MPa1.03，1.42

最 高 使 用 温 度℃

65

外mm

114.3

径

【設 定 根 拠】（概要）・設計基準対象施設
本配管は，床ドレン収集ポンプ吐出管合流点から床ドレンサンプルタンクを接続する配管であり，設計基準対象施設として，床ドレン処理水を処理する際に，床ドレンサンプルタンク

NT2 補③ Ⅴ-1-1-4-5-6-2 R0Eへ床ドレン処理水を移送するために設置する。

1.

最高使用圧力の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管の使用圧力は，圧力境界弁の変更に伴い使用圧力は変更前と同じ，1.03 MPa と床ドレン収集ポンプの使用圧力と同じ，1.42 MPa とする。

2.

最高使用温度の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管の使用温度は，床ドレン収集タンク温度の使用温度と同じ，65 ℃とする。

3.

外径の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管の外径は，床ドレン収集ポンプの標準流速を目安とし，床ドレンサンプルタンク入口管の外径と同仕様とし，114.3 mm とする。

外径

厚み

呼び径

流路面積

流量

流速

標準流速

（mm）

（mm）

（A）

（m2）

（m3/h）

（m/s）

（m/s）

114.3

4.0

1000.008875

11011第 6-1-1-1 図「放射性廃棄物の廃棄施設 気体，液体又は固体廃棄物処理設備（液体廃棄物処理系）に係る主配管の配置を明示した図面」別紙
工事計画記載の公称値の許容範囲[主配管]
管ＮＯ.1＊
主要寸法

許容範囲

(mm)
外径

89.1

±1％

根

拠

ＪＩＳによる材料公差【プラス側公差】

厚さ7.6

製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準－12.5％【マイナス側公差】
ＪＩＳによる材料公差管ＮＯ.1＊- 管継手
主要寸法

許容範囲

NT2 補③ 第 6-1-1-1 図 別紙 R0(mm)外径89.1

厚さ7.6±1.6mm

根拠

ＪＩＳによる材料公差＋規定しない－12.5％

同上

[主配管]
管ＮＯ.2＊
主要寸法

許容範囲

(mm)
外径89.1±1％

根

拠ＪＩＳによる材料公差【プラス側公差】

厚さ5.5

製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準－12.5％【マイナス側公差】
ＪＩＳによる材料公差

112[主配管]
管ＮＯ.3＊
主要寸法

許容範囲

(mm)
外径89.1±1％

根

拠ＪＩＳによる材料公差【プラス側公差】

厚さ7.6

製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準－12.5％【マイナス側公差】
ＪＩＳによる材料公差管ＮＯ.3＊- 管継手
主要寸法

許容範囲

NT2 補③ 第 6-1-1-1 図 別紙 R0E(mm)外径89.1

厚さ7.6±1.6mm

根拠

ＪＩＳによる材料公差＋規定しない－12.5％

同上[主配管]
管ＮＯ.4＊
主要寸法

許容範囲(mm)
外径89.1±1％

根拠

ＪＩＳによる材料公差【プラス側公差】

厚さ7.6

製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準－12.5％【マイナス側公差】
ＪＩＳによる材料公差管ＮＯ.4＊- 管継手
主要寸法

許容範囲(mm)
外径89.1

厚さ7.6±1.6mm

根拠

ＪＩＳによる材料公差＋規定しない－12.5％

同上

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値
注記＊：管の強度計算書の管ＮＯ.を示す。

213

14

15

第 6-1-1-4 図～第 6-1-1-5 図 放射性廃棄物の廃棄施設 気体，液体又は固体廃棄物処理設備（液体廃棄物処理系

床ドレン処理系）（耐震Ｂクラス申請範囲）に係る主配管の配置を明示した図面別紙

工事計画書記載の公称値の許容範囲
管 NO.1＊
主要寸法
（mm）

許容範囲

根

拠

外径

114.3

± 1％

ＪＩＳ Ｇ ３４５６による材料公差

厚さ6.0± 12.5%

同上

管 NO.2＊
主要寸法
（mm）

許容範囲

根

拠

外径114.3± 1％

ＪＩＳ Ｇ ３４５６による材料公差

厚さ4.0± 12.5％

同上

管 NO.3＊
主要寸法
（mm）

許容範囲

根

拠

外径

114.3

± 1％

ＪＩＳ Ｇ ３４５６による材料公差

厚さ6.0± 12.5％

同上

注：主要寸法は，工事計画書記載の公称値を示す。
注記 ＊：管の強度計算書の管 NO.を示す。

161718

19

20

21

22

第 6-1-1-16 図「放射性廃棄物の廃棄施設 気体，液体又は固体廃棄物処理設備（液体廃棄物処理系）の構造図 格納容器床ドレンサンプ」別紙
工事計画記載の公称値の許容範囲
主要寸法

許容範囲

（mm）

根拠

内径5872

製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準

深さ1730同上【プラス側公差】

ライニング材厚さ4.0＋1.0 mm

ＪＩＳ Ｇ ４３０４による材料公差【マイナス側公差】
ＪＩＳ Ｇ ４３０４による材料公差及び製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準

NT2 補② 第 6-1-1-16 図 別紙 R0E

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値

23