2020年

秋季号

お客さま訪問自然の恵みの水と地元で育てた米を用いて地域の人に親しまれる酒造り

vol.283

麒麟山酒造株式会社 さま
スポットライト1

特高変電所現地試験に係る技術支援

スポットライト2

令和元年度

東北６県及び新潟県の電気事故の概要

盛秋の八幡平・大沼（秋田県）

一
般
財団法人

http :// w w w . t- h o an . o r . j p /ほあん坊や

電気と保安2020年

目次

秋季号 vol.283

C O N T E N T S

省エネルギー事例

エネルギー監視サービス自動負荷制御による省エネ

お客さま訪問麒麟山酒造株式会社さま検査員の現場報告

1

イタチが原因の高圧停電事故が発生 !!

4P

2

構内の掘削による高圧停電事故が発生 !!

5P

1

特高変電所現地試験に係る技術支援

2

令和元年度

3

請求書等の変更について

11P

設備の点検 Point

冬場に備えた巡視点検のポイント

12P

電気安全セミナー

リニューアブル・ジャパン株式会社さま

13P

家庭での電気安全講座

トラッキング現象とその防止について

14P

地域活動紹介コーナー

いわきの夜空に響け「どんわっせ！」ふたたび！

15P

information

電気の安全・省エネ ワンポイント

16P

電気と保安クイズ16P

スポットライト

我が街紹介

1P
2-3P

6-7P

東北６県及び新潟県の電気事故の概要『また来たくなるまち・ずっと住みたくなるまち

8-10P

わたり』亘理町

17P

至青森市

今季号の表紙「盛秋の八幡平・大沼」
秋田県

藤原

岩手県
341

伸彦

4

大沼
282

玉川温泉

いわ
て銀
河鉄
道

撮影者
盛岡事業所ＯＢ

松尾八幡平駅

松尾八幡平IC

八幡平

八幡平は、秋田県と岩手県にまたがり広がる山

花輪

ミズナラなどの樹海に覆われています。その秋田

西根IC
岩手山 ▲

宝仙湖
乳頭温泉郷

沼で、八幡平アスピーテラインの途中にあります。
周辺には遊歩道が整備されており、新緑が美しい▲ 秋田駒ケ岳

102

北上川

田沢湖

映る赤や黄色の葉の色彩に誰もが立ち寄る観光ス
ポットです。

東北自動車道県側に位置する大沼は、八幡平の中で最も大きな

夏の景色も素敵ですが、紅葉シーズンには、沼に

東北
新幹
線

線

岳地帯で、ブナやダケカンバ、アオモリトドマツ、

46
至秋田市

盛岡駅

線

新幹

秋田

至仙台市

46

106

455

エネルギー監視サービス自動負荷制御による省エネ～宮城ＮＯＫ株式会社

登米工場さまの省エネの取組み～

今回ご紹介する宮城ＮＯＫ株式会社 登米工場さまは、自動車や建設機械、工作機械等に使用されるオイルシールを製造しておられます。数年前から増産に対応するため、生産設備を増強したことにより電気料金が高くなったことから、使用電力量の削減や省エネの推進などによる電気料金の低減が課題になっていました。今回、工場屋根からの太陽熱
遮熱対策など積極的な電気料金の低減と省エネに取組まれている中から、空調機の自動負荷制御の導入についてご紹
介いたします。

〔導入経緯〕宮城ＮＯＫ株式会社 登米工場さまは、製造工程で多くの熱が発生することから、工場内の温湿度を一定に保ち、快適な労働環境を確保するため多数の空調機を使用しています。以前から、弊協会が提供するデマンド監視サービスを導入していただき、手動で空調機を停止していましたが、今回、省力化とさらなる使用電力量削減を図るため、2017年10月から提供を開始した「エネルギー
監視サービス スタンダードプラン（見える化＋自動負荷制
御）」を導入していただきました。
本サービスは、デマンド警報装置が警報を発報すると、自動で空調機の空調室外機を制御しますが、空調機を停止するのではなく定格の40〜50％程度に制御することから、急激な温度変化をさせることなく使用電力量削減と省エネができることが導入いただく決めてとなりました。

宮城ＮＯＫ株式会社

登米工場さま〔システムの概要〕
本サービスは、電力会社の電力量計（スマートメーター）とお客さまの空調室外機の双方に通信端末を設置し、電力量計から収集したデータをクラウドで演算処理します。
そして、目標設定した30分間あたりの使用電力量を超えると予測した場合、お客さま空調室外機の出力を自動制御することで電気料金の低減につなげるものです。

オイルシール〔導入効果〕宮城ＮＯＫ株式会社 登米工場さまでは、2018年６月に33台（圧縮機容量合計124kW）の空調機に本サービスを導入し、１年間の省エネ効果を確認できたことから、増設した空調機も含めて2020年３月に21台（圧縮機容量
合計94kW）に本サービスを追加しました。
電気料金のうち基本料金は、電力会社とお客さまの協議による契約電力が基となります。宮城ＮＯＫ株式会社
登米工場さまでは、本サービスの導入により大幅に電気料金を低減することができました。
また、パソコン等で実績を確認することができる「電気の見える化」により省エネの取組みが一目で分かるようになりました。
制御対象
空調機の圧縮機

空調室外機

１年間のデマンド実績

制 御 内 容54台の空調機（合計218kW）を定格の40～50％程度に自動制御

1創業より一貫して辛口にこだわり続けている麒麟山酒造

今季号のお客さま

新潟県阿賀町

麒麟山酒造株式会社代表取締役社長

齋藤 俊太郎さま

麒麟山酒造株式会社 さま
山深い奥阿賀の地に、地元の人たちに「いつものお酒」として親しまれている酒蔵があります。阿賀町にある「麒麟山」にちなみ「麒麟山酒造」の名を持つ酒蔵。特徴的なことは、地元農家と自社で栽培した酒米から酒造りを行っていることです。こうして地元の水と米でつくられる、飲み飽きることのな
い酒は、地域の愛飲家に圧倒的な支持を得ています。
本日は、麒麟山酒造の齋藤 俊太郎社長をお訪ねし、弊協会新津事業所長 小林 一浩がお話をうかがいました。

東北電気保安協会
新津事業所長小林 一浩

阿 賀野川上流の山あいにある酒蔵

酒 米の栽培を事業化

─創業からの沿革をお聞かせください。
1843年（天保14年）の創業ですが、もともと齋藤
家の家業は林業でした。この辺りは阿賀野川の最上流に位置する山間の町で、森林面積が約94％を占めているようなところです。この山の木材や木炭の製造販売が主な仕事でした。その後、町の酒蔵を私た
ちの方で引き受けることになり、そこから酒造業を兼業してきました。やがて酒造業一本にして、1951
年（昭和26年）に麒麟山酒造株式会社に改組しました。蔵と酒の名前は、近くにある岩山の麒麟山にち
なんで名付けられたものです｡ 2006年（平成18年）に、６代齋藤吉平の後を継いで私が代表となり、今に至っています。

─業務内容について教えてください。
業務の柱は清酒製造販売です。清酒のほか梅酒などリキュールもつくっています。また当蔵の大きな特徴にもなっていますが、自社で米を栽培する事業を行っています。1995年（平成７年）に「奥阿賀酒
米研究会」というチームを立ち上げて、地元の農家さんたちに酒米造りをお願いしてきました。地元産
米100％の目標を実現するため、2011年（平成23年）に「アグリ事業部」を設け、社員自らが米の栽培をするようになりました｡

地元の農家さんと酒米づくりを実践している

持 ち続ける３つのこだわり
伝統と趣を感じさせる麒麟山の酒蔵

2

─酒蔵としての理念をお聞かせください。
当蔵の全生産量の約80％が新潟県内で消費されています。残りの20％が首都圏など県外、そして海外です。つまり私たちは地域の人たちに支えられ、地自然の恵みの水と地元で育てた米を用いて地域の人に親しまれる酒造り
域の人たちとともに歩んできた酒蔵だということです。酒造りの中で私たちは３つのこだわりを大切にしています｡
１つめは「辛口一途」。いつものお酒として日常的に飲んでいただけるお酒はなんだろうと思ったときに、すっきりとした後を引かない切れのいいお酒ということだと思っています。この土地の水や米は、
辛口のお酒造りに非常に適しています。
「伝統辛口」というお酒が地元では人気で、当社の出荷量の約60％くらいを占めています。
２つめは「奥阿賀の米」です。私たちはこの土地のおいしくて、徹底的に安全管理されたお米で、お酒をつくります。ここのお米は、山間部で収穫量が少ないだけで、魚沼産コシヒカリと比べても食味検
査などでは引けをとらないくらいの高い品質と言われています。
３つめは「人の和」です。家族や友達、職場の仲間だったり、周りにいる人たちといい関係があるからこそ楽しい豊かな生活があり、お酒を楽しむ豊かな時間があるんだろうと思います。お酒を楽しむ時
も、そしてお酒をつくる時も人の和を大切にというのが、３つめのこだわりです。

飲み飽きしない淡麗辛口を追求する
目標
麒麟山の銘酒「銘酒造りは先ず人の和からはじめよう」

この地域の人たちは高齢のおじいちゃん、おばあちゃんが多いのですが、盆暮れ正月やゴールデン
ウィークには都会に出た子世代が孫も連れてここに帰ってきて、みんなで楽しい時間を過ごすというのが恒例でした。新型コロナの影響で今年はそれができません。皆さんにいっときの癒しを感じていただ
ければと思い、各ご家庭にお酒をお渡ししようということになりました。ありがたいことに阿賀町に20軒ほどある酒屋さんが「協力するよ」と言ってくださいました。私たちが酒屋さんにお届けして、地域の人たちは酒屋さんに来てもらってお渡しさせてもらいました。喜んでいただいたようで、私たちもほんとうにうれしかったです。

昔ながらの手作業で行われる
麹づくり

麒麟山酒造の新しい貯蔵施設「鳳凰蔵」

新 しい戦略で東京や海外へ
─今後の商品展開について教えてください。
日本酒があまり飲まれなくなってきていると言われる中で、これからの商品展開は造る側の都合ではなく、よりお客さまが飲みたいと思える感情に訴えかけるような言葉だったり、味わいがイメージできる名前などの工夫が必要だろうと思っています。
今取組んでいるのは「麒麟山サワー」で、麒麟山のお酒と炭酸とちょっとレモンを絞って飲んでくださいという飲み方の提案を、昨年から積極的に取組み始めて、新潟市内や東京圏で展開しています。
海外についてはまだまだ後発部隊ですが、アメリカでは日本酒のことをより理解いただけるお客さまの数が増えてきたように感じているところです。ラベルの裏に、例えばお料理との相性や、お酒のタイプを表示して提案をさせていただいたりしています。

地 域の蔵元を支えるために─電気のことで気になることはありませんか。
酒蔵の温度・湿度管理を始めとして電気は欠かせない存在です｡ 安全で安心な職場環境づくりの上でも、保安協会さんにはいつもお世話になっております。引き続き、よろしくお願いいたします｡
弊協会でも、地域の多くの人たちから愛されている貴重な酒蔵の安全を守ることで地域への貢献の一助になるととらえ、いつも注意深く業務にあたらせていただいております。事務所の方や蔵人さん向けの電気安全セミナーなども行っていますので、ご活用いただければと思います。本日は、麒麟山酒造さまの人の気持ちに寄り添ったさまざまな取組みについて聞かせていただき、ありがとうございました。

3

検査員の現場報告1
イタチが原因の高圧停電事故が発生 !!
弘前事業所 木下 直哉
キュービクル内の高圧交流負荷開閉器（ＬＢＳ）の充電部にイタチが接触し高圧停電事故になった事
例を紹介します。

〔状況〕

今年１月中旬の14時30分頃、お客さまから「建物内が全て停電しているので点検してほしい」と事業所に電話連絡がありました。また、東北電力から「配電線事故で出動していた当社社員からの情報で、当該お客さまの引込柱上の高圧気中開閉器（ＰＡＳ）が開放（切）している」との連絡をいただき、同僚１名とともに現地に急行しました。

〔調査〕

約30分後に到着し、引込柱上の高圧気中開閉器が開放となっていることを目視確認しました。また、
高圧気中開閉器に付属している地絡継電器に「過電流事故」を示す表示があり、お客さま構内の高圧停電事故であることを確認しました。
高圧受電設備に異常がないかを調査した結果、キュービクル内の変圧器上部にイタチが横たわっているのを発見しました。また、高圧交流負荷開閉器にアーク痕が認められたほか、付属している高圧限流ヒューズ２本が溶断し、当該高圧交流負荷開閉器が自動開放となっていました。

〔お客さまの声〕

お客さまより「辺りが暗く寒い中で、不具合機器を手配、交換し、電気を復旧していただきありがとうございました」と感謝の言葉をいただきました。

〔まとめ〕

今回の事例は、キュービクル内にイタチが侵入し高圧停電事故に至ったものですが、当該キュービク
ルの小さな穴は、ボルトで固定された扉を外さなけ
れば見えない場所にあり、月次点検時の目視点検では発見できなかったものです。停電年次点検では停
電時間を多くとり、普段確認できない箇所は特に念入りに点検し、不具合箇所の発見、改修促進により事故の未然防止に努めてまいります。

〔原因〕

キュービクル本体は20年以上経過しており、錆びて穴が開いていた扉の一部は板金補修されていたものの、ボルト固定された扉内部の鉄板下部に小さな穴が開いていたため、その穴からイタチがキュービ
クル内に侵入し、高圧交流負荷開閉器の充電部に接触しショートしたことが原因と判明しました。

高圧交流負荷開閉器の充電部に接触したイタチ〔復旧〕

変圧器上部に横たわっていたイタチを取り除き、高圧交流負荷開閉器及び高圧限流ヒューズを、工事会
社から取り寄せした新しいものに全て交換しました。
また、イタチが侵入した小さな穴は、木材により塞ぎ応急措置を施しました。
その他高圧機器の外観点検及び高圧絶縁抵抗測定
にて測定値に異常がないことを確認し、東北電力に連絡のうえ引込柱上の高圧気中開閉器を投入し、到着から約５時間30分後に復旧しました。

4高圧交流負荷開閉器 開放（アーク痕、煤あり）

扉を外し下から見たところ（小さな穴が開いている）

検査員の現場報告2
構内の掘削による高圧停電事故が発生 !!
大曲事業所 佐藤進

お客さま構内の埋設されている高圧ケーブルが重機によって掘削され、高圧停電事故に至った事例を紹介します。

〔状況〕
昨年９月下旬の深夜１時頃、生産工場のお客さまから「電気が全部止まっているので復旧してほしい」との連絡が電気事故受付センターにありました。当日は北日本方面に台風17号が接近していたことから、その影響かと思いながら出動しましたが、小雨

いただきました。復旧には高圧ケーブルが約65m 必がぱらつく程度の比較的穏やかな天候でした。

要であり、通常は在庫を抱える電材店はないことか〔調査〕
約１時間後にお客さまに到着し、先入観を捨てて原因調査に入りました。お客さまが話していたとおり工場は外灯も全く点いていなかったため真っ暗闇の状態の中で、構内第一柱上の高圧気中開閉器を目ら、資材の手配を含めて復旧に２～３日要するものと懸念していましたが、なんと電気工事店のネット
ワークにより他県から資材を手配し、当日の夕方には復旧することができました。

〔お客さまの声〕

視で確認したところ開放状態（切）になっているこ「深夜からの事故原因究明、夕方までの早急な復とを確認しました。

電作業の陣頭指揮をとっていただき本当にありがと

高圧事故であることから上司に連絡し、もう１名の応援者と必要機材の手配を依頼しました。同僚が到着して安全措置を行い、絶縁抵抗測定を行ったと
ころ、構内第一柱からキュービクル間に埋設している高圧ケーブルが絶縁低下していることが判明しました。しかし、小雨の影響があったことからより正確に事故点を特定すべく絶縁耐力試験を行ったとこ
ろ、高圧ケーブルのうち１線（白色表示）が絶縁低下しており、事故原因であることが判明しました。

〔原因〕

うございました。明日から通常操業できます」と感謝の言葉をいただきました。

〔まとめ〕
今回の事例は、お客さま敷地内で掘削により高圧ケーブルを損傷させてしまったことですが、作業者にケガがなかったことは幸いでした。日頃からお客さまとの良好なコミュニケーションにより、電気事故撲滅のため、何か新たな工事等をするときは「東北電気保安協会に相談してみよう！」と思われるよ
う努力してまいります。

高圧ケーブルが埋設されている経路をたどってい
くと、Ｕ字溝工事により埋め戻した形跡があり、掘削工事が原因で高圧ケーブルが地中で損傷したものと推測されます。お客さまに確認したところ、掘削工事を行っていたときは異変がなかったが、時間の経過により今回の全停電事故につながったのではな
いかとお話されていました。

〔復旧〕
早朝５時頃、本日中の復旧は難しいことをお客さまに伝え、取引のある電気工事店に工事を手配して引抜いた高圧ケーブル

損傷箇所

5

1

特高変電所現地試験に係る技術支援
近年、お客さまから特高変電所の新設又は更新に伴う現地試験に関する問合せや試験依頼が増えています。
特高変電所の現地試験は、各メーカーが現地への搬入・据付け後に品質確認するための試験として位置づけられており、設置者が行う使用前自主検査には含まれない試験となります。
今回はメーカー及び電気工事店からのご依頼により、弊協会が実施した現地試験の中から「変圧比測定試
験」、「位相変位測定試験」、「計器用変流器（ＣＴ）極性試験」及び「比率差動継電器一次試験」をご紹介します。

１

変圧器に関する試験

変圧器に関する次の試験は、移送途中における巻線の短絡や断線などの異常を検出するためのものです。
また、現地で新たに組み立てられた変圧器においては、変圧器の内部接続を確認するために行うもので、現地試験において特に必要な試験項目です。
（１）変圧比測定試験
図１に示すように、一次巻線に印加した電圧と二次巻線に誘起した電圧を計測し、これから変圧比を求め理論値と比較します。実際の試験は、安全に配慮し低電圧を印加し行います。
表１

変圧比測定試験結果

二次電圧 一次印加 二次誘起 変圧比
タップ 一次電圧［V］［V］ 電圧［V］電圧［V］ 計算値

3φ50Hz200V1

図１

変圧比測定試験回路図

69,0006,600

200.0019.10810.4672

66,0006,600

200.0319.99010.0073

63,0006,600

200.0020.9459.549

460,0006,600

200.0022.0079.008（２）位相変位測定試験
位相変位とは、三相変圧器において、一次側と二次側の結線が異なることにより一次電圧と二次電圧に位相差が生じます。三相変圧器の銘板にベクトル図または接続記号（Yy0・Dd0・Yd1・Dy11等）が記載されおり、一次電圧に対する二次電圧の位相を表しています。
位相変位試験は、三相変圧器と各巻線全部について行います。図２に示すように、一次側及び二次側の端子各一つ（例えばＵとｕ）を選んで短絡線で接続し、一次側から試験電源を印加して残りの一次二次端
子間電圧（Vv-v 、Vv-w 、Vw-v 、Vw-w）測定し、これらの値とベクトル図から位相変位の判定を行います。
短絡線

3φ50Hz200V

図２２

位相変位測定試験回路図

計器用変流器（ＣＴ）の極性に関する試験

極性試験は一次側に加えた電圧に対し、二次側に発生する電圧の向きを表したものを極性と言い、ＣＴから各計測機器（継電器等を含む）までの配線が適正か確認するための重要な試験となります。極性試験は一般的に直流法（キック法）で行われ、図3に示すように、一次側に直流電源を接続しスイッチを入れた瞬間、二次側に入れた電流計が正に振れれば減極性となります。

6

直流電源
（電池等）

直流電源を接続し、スイッチＳを入れた瞬間、電流計の振れが正であれば減極性、負のときは加極性。
日本では減極性が標準となっています。

図３

３

計器用変流器（ＣＴ）極性試験回路図

比率差動継電器に関する試験

比率差動継電器に関する試験は、継電器回路の結線及び特性試験等を確認する比率差動継電器一次試験があります。この比率差動継電器はベクトル差で動作する継電器であるため、誤結線があれば正常な負荷電流で誤動作するおそれがあります。図４に示すように、特高変圧器の二次側を三相短絡し、試験電源を加えることで模擬負荷電流が流れ、各測定箇所で電流及び位相が計測できます。計測値が理論値のとおりの値となるか否か確認し判定します。（試験条件として①の箇所を位相計の基準電圧とします。）
試験電源を印加（3φ 50Hz 200V）
①測定箇所

③測定箇所

④測定箇所
②測定箇所

保護継電器（過電流・比率差動）
三相短絡

図４

比率差動継電器一次試験回路図

今回の現地試験は、事業所及び支部事業本部の技術員と試験方法など事前に打合せを行い、試験当日は滞りなく試験することができました。
総合技術センターでは、各種規格に応じた試験のほか、弊協会各事業所を通じて様々な測定・試験を行っていますので、電気設備の点検・試験に関することでお困りのことがありましたら、お近くの弊協会事業所
又はホームページにお問合せください。

写真１

変圧比・位相変位測定試験機材

写真２

計器用変流器（ＣＴ）極性試験機材

写真３比率差動継電器一次試験測定機材

7

2

東北６県及び新潟県の電気事故の概要

令和元年度

関東東北産業保安監督部 東北支部
1

総括

令和元年度に管内で発生した電気事故は85件で、前年度の58件に比べ27件増加しました。
事故を種類別に見ると、感電等死傷事故が６件（前年度４件）、主要電気工作物の破損事故が56件（前年度35件）、自家用電気工作物からの波及事故が16件（前年度12件）、電気火災事故が５件（前年度４件）、発電支障事故が２件（前年度１件）発生しました。（図１）
また、電気工作物別では、電気事業用で９件、自家用で76件発生しました。（図２）
120

100

113
11

発電支障事故（※1）

1
1

社会的影響を及ぼした事故
（※２）

89
80

80

発
生
件
数

5

2

1

81

11

11

1

6
38

（件）

42
43

40

2
5
6

71 2

59

60

28

2
1
1

60
4

44

0

8

62
1
1
2

2
8

1
1

58
4
4

電気火災事故
電気工作物の破損・操作等による物損事故
供給支障事故12

4

感電等死傷事故

56

主要電気工作物の
破損事故

30
21

20

ダムの洪水吐からの放流事故

85

41

H22

35

H23

35

26

波及事故

35

31

31
19

H26

H27

13

H28

20

H29

12

16

H30

R1

※１ 平成２８年度から電気事故報告対象（10万kW以上の発電設備）※２ 平成２７年度までは、
法第106条により報告を求めた事故
件数を計上
年度

H24

H25

図1

電気事故発生件数の推移（電気事故の種類別）

主要電気工作物の破損事故のうち16件は、昨年発生した台風19号によるものです。

120
100

113

80

80

発
生
件 60
数
（件）40

電気事業用電気工作物

27

89
13

81
14

23

60

12

76

67

57

自家用電気工作物

9

71

44

86

20

85

15

62
8

58
2

6
59
38

76
45

54

56

H29

H30

0
H22

H23

H24

H25

図2

8

H26

H27

H28

R1

電気事故発生件数の推移（電気工作物別）

年度

2

感電等死傷事故

令和元年度の感電等死傷事故は６件で、前年度と比べ２件増加しました。被災者別に見ると、作業者によるものが４件、公衆によるものが２件でした。（図３）
14
12

発
生
件
数

公衆：作業者以外の者

11

11
1

10
8

（件）

作業者：電気関係の作業に従事している者

2

8

5

6
4

11

5

10

6

3

4

9
6

2

6

8

3

6

2

4
6

2
2

2

2

5

4

2

2

0
H22

H3

H4

H25

図3

H26

H27

H28

H9

H30

R1

年度

感電等死傷事故件数の推移（被災者別）●感電事故事例：令和元年12月
被災者は、平成27年６月から高周波焼入装置（以下「焼入装置」という）のオペレーターとして製造業務に従事していた。被災者は、焼入装置表面の油汚れが気になり、焼入装置手前にある部品用ラインコンベアに上り、拭き取り掃除を始めた。被災者は、左手で体を支えながら焼入装置表面を掃除していたところ、誤って右手が銅バー充電部に接近し感電負傷した。

事故原因
・被災者は、銅バー充電部に触れなければ感電しないものと思っていた。
・焼入装置の危険区域に立ち入る際の手順が定められていなかった。
・焼入装置はチェーンにより区画していたが、銅バー充電部が露出しており、手を入れられる構造であった。

感電事故防止のために・感電死傷事故等の重大事故は、１つの要因により発生していることは少なく、日頃の点検業務におけるわず
かな見落としや作業前の確認・連絡ミス、保安意識の低下等複数の要因が積み重なった結果です。
・事故を起こさないためには、主任技術者を中心として、設置者、従業員、関係事業者などすべての関係者
による高い保安意識の共有が必要です。
・今一度、電気工作物の保守管理の意識レベルを上げ、電気を安全・安心に使用できる環境を構築するため、日々の電気保安活動をお願いします。
感電箇所

事故発生時の状況の再現

高周波焼入装置93

他社への波及事故

令和元年度の波及事故は16件で、前年度に比べ４件の増加となりました。すべて自家用電気工作物からの波及事故でした。（図４、表１）
50
40

発
生 30
件
数 20

（件）

41

設備不備

35

9
7

1
3

2
2

2

自然現象

20

19

9

25

24

15

10

保守不備

31
26

12

20

0

35

2

10

4

13

2
4

12

10

5

8

5
4
3

4
1

5
1

4
2

3
2

3

4
1

4
3
1

4

H22

H23

H24

H25

H26

H27

H28

H29

図4

2

16

故意・過失

5

他物接触他

7
3
1

H30

R1

年度

波及事故件数の推移（原因別）

原因別に見ると、『自然現象』が最も多く７件、『保守不備』が５件、『故意・過失』が３件、『他物接触』によるものが１件となっています。
『自然現象』は７件すべて「雷」が原因によるものです。
『保守不備』は５件発生し、うち１件は主任技術者が未選任で点検手入れ等がなされていませんでした。
『故意・過失』は３件発生し、うち２件は「作業者の過失」によるものです。短絡接地器具を取り付けたま
ま高圧気中負荷開閉器（以下「ＰＡＳ」という）を投入し短絡した事例、雷により故障したＰＡＳを健全と
思い込み投入し地絡した事例がありました。
『他物接触』は１件発生し、付近の樹木の枝を伝って高圧架空電線路にヘビが侵入し、露出していた高圧絶
縁電線の充電部に接触し地絡した事象がありました。

合
計

その他

1

その他

鳥獣接触

樹木接触

災

高圧ガス開閉器（PGS)6火

高圧気中負荷開閉器（PAS)

他物接触

公衆の故意・過失事故発生電気工作物

故意・過失
作業者の過失

雪

雷

氷

1

雨

自然劣化

1

風

保守不完全

施工不完全

製作不完全

原因小分類

自然現象

塩・ちり・ガス

原因大分類 設備不備 保守不備

9

1

1

変圧器
避雷器
計器用変圧器
高圧ケーブル

1

その他

1

計

3

表１

10

1

1
1

1

1
2

7

2

3
2

1

1

自家用波及事故発生電気工作物別・原因別発生状況（令和元年度）

16

3

請求書等の変更について
2020年10月発送分より、請求書等に関する変更がございますので、ご注意をお願いいたします。
お客さまには、お手数をお掛けし大変恐縮ではございますが、引き続き業務効率化及びお客さまサービス向上に取組んでまいりますので、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申しあげます。

変

更

点

１

請求書様式（レイアウト）の変更
 複写請求書から、払込票付請求書に変更になります。
２ コンビニ振込
 お振込み金額が30万円以下の場合、コンビニ
エンスストアでお振込いただけます。
３ お客さま振込専用口座の開設
 ご請求先ごとにお振込口座を開設いたします。
振込口座の登録をされている場合は、変更手続
きをお願いいたします。
４ 銀行振込手数料のご負担 金融機関でお振込みされる際の振込手数料は、
お客さま負担にてお願いいいたします。
 なお、定例的に点検をご契約いただいている
お客さまは、口座振替（50円割引／月）によるお支払いをお勧めいたします。

新様式

払込票付請求書

お客さまからお寄せいただいたお問い合わせ（主なご質問）Ｑ１ 請 求書に記載されている口座は、請求先ごとの口座なのか。

Ａ１ ご請求先ごとに設定された専用口座です。
 つから振込むことができるのか。
Ｑ２ い
Ａ２ 10月よりお振込みいただけます。

Ｑ３ 振 込口座を登録しているが、変更手続き
書類の送り先はどこか。

Ａ３ 請求書に記載されている問合せ先へお送りください。

 来の口座はどうなるのか。
Ｑ４ 従Ａ４ 順 次、閉鎖いたしますので変更の手続きをお願いします。

Ｑ５ コ ンビニ振込票は、すべてに添付されるのか。

Ａ５ 30万円以下の請求書に添付されます。
 込手数料は有料になるのか。
Ｑ６ 振
Ａ６ コンビニ振込票による振込みは協会負担、金融機関窓口でのお振込みはお客さま負担となります。
この他にいただいたご質問は、ホームページのTOPICS に掲載しております。
https://www.t-hoan.or.jp/topics/

本件につきまして、ご不明な点がございました
ら下記へお問い合せください。

営業本部 手数料グループ

TEL 022-706-1451
FAX 022-748-1275

mail seikyu-support@t-hoan.or.jp

11冬場に備えた巡視点検のポイント
1 非常用予備発電装置を確認しましょう！
非常用予備発電装置は、停電時に重要な電気機
器に電源を供給する設備です。
冬場の備えとして、冷却水の保温ヒーターのブ
レーカーが入っているか、また燃料の量が十分にあるか確認しておきましょう。

保温ヒーターのブレーカー

燃料計

2 凍結防止用の保温ヒーターを確認しましょう！
消火栓ポンプなどの常時運転していないポンプやその配管は、冬季に凍結するおそれがあります。
保温ヒーターのブレーカーが入っているか、またヒーターが通電しているか確認しましょう。
保温ヒーターのブレーカー

3 電線が垂れ下がっていないか、樹木に接触していないか確認しましょう！
電線は、垂れ下がっていたり、樹木が接近していると、積雪や強風により断線して停電や漏電、
また、感電のおそれがあります。
バインド線の外れ、碍子からの脱落、樹木の接近などは、事故に至る前に早めに改修しましょう。

バインド線
碍子

12

奥州事業所

リニューアブル・ジャパン株式会社さま
リニューアブル・ジャパン株式会社さまは、太陽光発電事業をはじめ、風力発電・バイオマス発電などの建設候補地の選定、売電開始後の事業管理まで、再生可能エネルギー事業を全国で展開しておられます。弊協会では、主に岩手・宮城県における太陽光発電所の試験業務、保安管理業務などのご依頼をいただいております。
今回は、リニューアブル・ジャパンさまの岩手事務所を会場に、12名の方々に電気設備の事故防止をテーマに受講していただきました。

リニューアブル・ジャパン株式会社さま設備（一関市金沢太陽光発電所）

セミナーの内容
はじめに、パワーポイントを使用して昨年度の「東北６県及び新潟県の電気事故の概要」について、実際に発生した電気事故例を参考に、事故原因、作業状況
及び感電事故防止のための再発防止対策など具体的な内容を含めてご説明いたしました。
その後、電気安全ＤＶＤ「日常作業の電気事故」を視聴していただき、感電事故の怖さと活線での作業は絶対しないこと、また電気室立入の際は、電気主任技
術者への事前連絡の徹底について確認させていただきました。

セミナー受講後のご感想●特高受電設備でも高圧受電設備でも太陽光発電所点
検の基本作業は同じですので、時々、社外からの安全に関わるアドバイスなどを引き続きお願いしたい。
●太陽光発電設備における直流回路での障害や、故障事例と対処方法などをテーマにしたセミナーを設定したい。
●担当検査員は電気設備点検のほかに、電気安全セミ
ナーや、安全講習会などの広報業務の取組みも行っていることが分かった。

セミナー風景などのご感想をいただきました。

13

トラッキング現象とその防止について
長期間コンセントにプラグを差し込んだままにしていると、トラッキング現象により最悪の場合発火することがあります。今回は、トラッキング現象とその防止についてご紹介いたします。

トラッキング現象のメカニズム
タンスや冷蔵庫などの裏にある、コンセントに長期間差し込んだままのプラグにホコリが溜まっていることがあります。このホコリが湿気を吸い、差込プラグの刃の間で微弱な電流が流れて、長い間に炭化し過熱して発火することがあります。これを“トラッキング現象”といいます。

①コンセントに差し込ん②ホコリに湿気が付着す③プラグの刃の間に微小④最悪のケースでは差込

差込みプラグにホコリが溜まっている。

プラグのホコリに湿気が付着する。

微小な放電が繰り返し発生
する。

発火する。

だプラグにホコリが溜
まります。

る。

な放電が発生。

みプラグより発火に至ります。

微小な放電が繰り返し発生することで表面に炭化経路、すなわちトラックが形成されます。

トラッキング現象の防止について●コンセントから差込プラグを抜いて、乾いた雑巾で拭き取りましょう。
●コンセントや差込プラグが変色していたらトラッキング現象が進んで火災のおそれがある状況です。電気工事店に相談して、新しいコンセ
ントと差込プラグに交換しましょう。
●近年は、
トラッキング防止用のカバーが販売されています。このカバー
は、トラッキングの元になるホコリを入りにくくします。タンスや冷蔵庫の裏側にあるコンセントを使用するときは、トラッキング防止カ
バーの取付けをお勧めします。

トラッキング防止カバー

秋の天気の良い日、タンスや冷蔵庫などの裏にある差込プラグを抜いて掃除してみませんか14いわきの夜空に響け「どんわっせ！」ふたたび！
いわき事業所

いわき事業所は、昨年８月８日に開催された「第38回いわきおどり」に、東北電力企業グルー

側の苦渋の決断により残念ながら中止の決定が下されました。そのような環境の中、地域の皆プ総勢93名の一員として参加しました。
「いわきおどり」は、大型温水レジャー施設・
温泉・ゴルフ場・水族館などのレジャー施設がさまと東北電力企業グループが一つとなり、ふたたびいわきの夏の夜空に「どんわっせ！」の掛け声が響き渡ることを心から期待しています。

数多くある観光都市、福島県いわき市で毎年８月上旬に開催されます。昭和56年に市制15周年を記念し創作されたおどりで、いわき駅前大通
りを会場に“市民の誰もが気軽に参加して・楽
しく踊れる民謡民舞”として親しまれています。
自慢の衣装に身を包み、毎年5千人以上の人々が参加する夏の風物詩の一つです。
当日は、いわき事業所の職員10名も、地域の皆さまとの交流を深めることを目的とし、この「いわきおどり」に参加しました。雨が降った
りやんだりしているあいにくの空模様で、「中断もあるのではないか？」との不安をよそに、関係者の熱意が天に届いたのか、雨は本降りとならず、おどりは続行されました。火照った身体を冷やす小雨の中、沿道から数多くの観客に開会式声援をいただき、主催者、参加者並びに観客が一体となり、夏の夜空に「どんわっせ！」の掛け声を響かせました。この「どんわっせ！」という掛け声は、いわきおどりの歌詞の中に「ほれ どんどど どどど どんわっせ！」というフレーズがあり、「どんどど」は、いわきの七つの海岸（通称：いわき七浜）に打ち寄せる雄大な太平洋の波といわきを訪ねてくる無数の人の波を表し、「わっせ」は、「和」と「盛」や「勢」を表しており「和を大切にいわきが発展するよ

まつり全体（写真提供：一般社団法人いわき観光まちづくりビューロー）うに」との願いが込められているそうです。参加した職員は、約1時間踊り続け、踊り終える
ころには他の参加団体の方と笑顔でハイタッチできるほどに交流が深まりました。
今年も８月８日に開催を予定していた「第39回いわきおどり」は、国内外における新型コロナウィルス感染症の流行状況を踏まえ、主催者

東北電力企業グループ

15

電気の安全・省エネ ワンポイント

Q○の中に言葉を入れてください。

〇〇調査員にご注意ください。

ヒント：弊協会ホームページ「個人のお客さま」「詐欺にご注意ください」
をご覧ください。

郵便はがき又はFAXにて、答え、郵便番号、住所、氏名、さしつかえなければお勤め先をご記入のうえ、
下記宛にお送りください。正解者のなかから、抽選で 20 名さまにクオカードを贈呈いたします。なお、当選の発表はクオカードの発送をもって代えさせていただきます。
※ご応募いただきましたお客さまの個人情報は、当選賞品の発送やご意見・ご質問への回答にのみ使用いたします。

〒982-0007 仙台市太白区あすと長町三丁目2番36号 一般財団法人 東北電気保安協会

FAX 022-748-1275● 締切り日

広報情報グループ 宛

2020年12月31日消印有効

皆さまのご応募をお待ちしております。（本誌又は協会に対するご意見、ご感想などもお寄せください）★前号vol.282の
正解は、

16

スタッフ

でした。

★前々号 vol.281 の応募者総数は 124 名、正解者は 124 名でした。
たくさんのご応募ありがとうございました。

仙台南事業所『また来たくなるまち・ずっと住みたくなるまち わたり』亘理町（宮城県）

亘理町は宮城県の南東部に位置し、東に太平洋、西に阿武隈高地の広陵地帯、北には阿武隈川と雄大な自然に囲まれています。夏は心地よい海風が感じられ、冬は積雪量が少ないその気候は、東北の中でも比較的温暖なことから「東北の湘南」とも呼ばれています。
「海」
・
「山」
・
「川」
・
「里」が一体となった環境は、私たちに四季折々で様々な景色の移り変わりを見せ、また海の幸、山の幸、里の幸ともに素晴らしい恵みを届けてくれます。

亘理町発祥の秋の味覚「はらこめし」
今や全国的に有名となった秋鮭のうまみを存分に楽しめる郷土料理「はらこめし」は、亘理町荒浜地区が発祥とされ、地元では秋の風物詩として古くから愛されてきました。鮭の煮汁で炊いたご飯のうえに、ふっくらとした鮭の身と、ツヤツヤの「はらこ（いくら）」がたっぷりとのったはらこめしは、鮭の身の奥深い味わいと、プチっと弾けるイクラの旨味が口いっぱいに広がる逸品で、
あの仙台藩初代藩主・伊達政宗公も舌鼓を打ったと伝えられています。
町では、10月８日を「はらこめしの日」と制定し、はらこめしを提供する町内の飲食店で「はらこめし
スタンプラリー」を実施しています。

はらこめし

海とふれあえる「亘理町 B ＆ G 海洋センター」「亘理町 B ＆ G 海洋センター」は、東日本大震災を経て、太平洋に面した荒浜地区に再建された公共ための海の安全教室を子ども達へ開催するなど、海から学べる学習の場も提供しています。

海とふれあえる施設

太平洋や蔵王連峰を一望「わたり温泉 鳥の海」
町内唯一の天然温泉として愛されてきた「わたり温泉鳥の海」は、東日本大震災で被災し、一時休業
しておりましたが、2014年10月に日帰り温泉が再開し、さらに2018年４月には宿泊施設を含め、リニュー
アルグランドオープンしました。
黄金色でとろっとした湯が特徴の源泉は、肌に優しい低アルカリ性で、体だけでなく心の芯まで温まります。また、自慢の展望露天浴場は、太平洋を一望できる「東の湯」と、蔵王連峰を望む「西の湯」のふたつがあり、日帰りでも入浴することが可能で、施設内のレストランでは、郷土料理「はらこめし」をはじめ、四季折々の絶品料理を提供しています。

のスポーツ施設です。
当施設では、初心者でも楽しめると話題のＳＵＰ（スタンドアップパドル）や、カヌー、バナナボー
トなどの大人気アクティビティが体験できるほか、ボートで海辺を巡る「ふね de 鳥の海（湾）めぐり」
や、水中ドローンでの海中撮影など、様々な形で海とふれあうことができます。また、自分で身を守る自慢の展望浴場◎宮城県亘理町■交 通 手 段／［ＪＲ利用］常磐線亘理駅より徒歩で約10分 ［自動車利用］鳥の海スマート ICから約５分■問い合わせ先／亘理町財政課管財班 ☎0223-34-0502 URL:https://www.town.watari.miyagi.jp/※弊協会では、亘理町さまの施設32箇所の電気設備を点検させていただいております。

（写真提供）亘理町

17電気機器更新のおすすめ
電気機器を長期間使用すると、劣化により電気事故につながるおそれがあるため、下表を参考に機器の取替えをお奨めいたします。
【更新推奨時期は、一般社団法人日本電機工業会「汎用高圧機器の更新のおすすめ」を参考としています】

機種名称
高圧気中開閉器（ＰＡＳ）

更新推奨時期

用途

15年

雷などにより異常電圧が加わると大地に放電させる機器

高圧ケーブル

25年

高圧の電気を送るための電線

断路器
（ＤＳ）

20年

点検・整備あるいは、修理・工事などで電源から回路を切離すための機器

計器用変圧器（ＶＴ）

15年

電圧計などの計器や保護継電器を動作させるため、高圧の電圧を低圧の電圧に変換する機器

計器用変流器（ＣＴ）

15年

電流計などの計器や過電流継電器を動作させるため、高圧回路の電流を低圧の電流に変換する機器

変圧器
（ＴＲ）

20年

交流の電圧を高圧から低圧に変換する機器

高圧交流負荷開閉器
（ＬＢＳ）

15年

限流ヒューズと組合せて設備容量300ｋ VA 以下の主遮断装置、変圧器やコンデンサの開閉器として使用する機器

限流ヒューズ15年

過負荷電流や短絡電流を遮断するための機器

直列リアクトル（ＳＲ）

15年

高調波対策とコンデンサ投入電流の抑制などの目的で設置する機器

進相コンデンサ（ＳＣ）

15年

力率を改善するために設置する機器

真空遮断器
（ＶＣＢ）

20年

短絡などの事故が発生した場合に電流を安全にかつ高速に遮断する機器

過電流継電器（ＯＣＲ）

15年

受電設備内の過負荷や短絡を検出する継電器

http://www.t-hoan.or.jp/

東北電気保安協会の情報は携帯サイトでもご覧いただけます。

印 刷 ㈱ ソノベ

一
般
財団法人

一 般 財団法 人 東 北電気保安協会

避雷器
（ＬＡ）

発 行 所 仙 台 市 太 白 区 あすと長 町 3 丁 目 2 番 3 6 号

高圧気中開閉器と組合せて使用し、受電設備内の地絡（漏電）を検出して、高圧気中開閉器を開放させる機器

2 0 2 0 年10 月1日

10年

秋季号 vol.283

地絡継電器
（ＧＲ）

2020年

引込口に設置し、高圧の電気を「入り」「切り」する開閉器
10年（屋外用）
設備内で地絡（漏電）などが発生した場合、自動で開放す15年（屋内用）る機器