優良省エネルギー設備顕彰事例①◦一般財団法人

省エネルギーセンター最優秀賞◦改修設備部門

エコミラ・換気省エネインバーター
自動コントロールシステム
設備所有者：株式会社 アプリイ
設備施工者：株式会社 HR

建物の概要
名称

アプリイ塩町所在地
概

5 ．投資回収（省マネー）〒436-0076

電力量料金：14,668,662円（2014年）－13,748,940円（2015年）

静岡県掛川市塩町 8-20

要 建家：地上 構造：RC 造 用途：パチンコホール＝1,160,778円
エコミラ価格：2,780,000 円
投資効果：2,780,000／1,160,778＝2.39 年

1 ．技術開発の目的と経過
目的：間接的に空調機器への負荷を下げるため
経過：平成 27 年 1 月（設計、検討等）

6 ．他の建物への応用性
パチンコホールをはじめ、空調を使用している建物に適平成 27 年 2 月（試作、試験納入等）

応できる。

平成 27 年 10 月（試運転、引渡し等）①他店舗への応用

2 ．設備・システムの概要
既存のホールコンピューターと換気扇に接続して、ホー参照

7 ．仕様又は開発製品、システム、部品等の仕様④パンフレット 参照

ル内の集客数に応じて換気扇の回転数を調整して、使用電力量を削減する制御装置。

8 ．環境保全、便利性等
CO2 削減係数＝ 0.55 として

3 ．着 想年間削減電力量＝ 64,027kWh で 35,214 kg-CO2 の CO2 削減

空調機器に直接制御をかけて省エネをしているユーザーや、空調機器の性能上それができないユーザーが、なんとかして空調の省エネができないか。との声を聞き、開発し9 ．工夫した点、発想した点、創作した点、新しい点等、設備の特徴た。また、集客数に応じて適切な換気量で空調にかかる負空調の節電を、換気量を適切にすることで快適性を損な荷を低減し、節電を実現したいとの想いから開発した。

わずに省エネができ、店舗の従業員をはじめ、お客様からのクレームは無かった。

4 ．効 果（省エネルギー）
最大デマンド値の削減（2014 年と 2015 年との比較）
8 月最大デマンド値 206kW（2014 年）→ 196kW（2015 年）
10kWの削減。年間 10kW×20,088円×12ヵ月＝241,056円/年
電力使用量の削減（2014 年と 2015 年との比較）
929,573kW（2014 年）
－871,289kW（2015 年）＝58,284kW

10．市 場性、販売状況、適応市場の大きさ、競合品又はシステムとの比較、販売実績（国内、外）等
全国 1 万店舗のパチンコホールをはじめ、量販店、医療施設等、エアコンを使用してなおかつ換気扇を使用している建物は集客量を把握することができれば全てエコミラの対象になる。

優良省エネルギー設備顕彰事例②◦一般社団法人 日本冷凍空調設備工業連合会奨励賞◦新設設備部門

パッケージエアコン性能試験室における一流体水スプレー加湿による精度維持と省エネ運転
設備所有者：ダイキン工業株式会社
設備施工者：株式会社ダイキンアプライドシステムズ

建物の概要
名

3 ．着想

称：ダイキン工業株式会社

堺製作所

金岡工場

従来、高精度な湿度制御を要求される設備ではボイラー

所在地：大阪府堺市北区金岡町 1304 番地（金岡工場内）

蒸気加湿方式が採用されてきたが、鋼管配管施工による配概

管腐食により、電熱式蒸気発生器加湿方式としていた。

要：建屋
用途

鉄骨造

試験室パネル構造

パッケージエアコン製造開発場

しかし、電熱式蒸気発生器においては加熱タンク内の過大な電気ヒータによるエネルギー消費の増大が懸念される

1 ．技術開発の目的と経過ため、代替加湿案として一流体水加湿方式を採用した。

目的：従来の加湿方式を変更することによる省エネと精度4 ．効果（省エネルギー）維持を目的とした。

表 1 に「一流体水スプレー加湿による電気容量削減効
電熱式蒸気発生器から一流体水スプレー加湿への変更果」を示す。
試算では従来電熱式蒸気発生器加湿システムと比較して経過：平成 27 年 3 月

設計、検討

エアコン 25 馬力の被試験機における暖房標準条件（7℃

平成 27 年 9 月～平成 28 年 10 月

施工、試運転DB、6℃ WB）で 8 時間／日の計測安定時において算出した。

平成 28 年 11 月

完工、引渡し電熱式蒸気発生器による電力量は 176kWh ／日（被試験機のデフロスト時は除く）水スプレー加湿方式を使用する

2 ．設備・システムの概要

ことにより電力量は制御系の計装電源のみとなり、非常に設計条件少ないため電力量で 176kWh ／日の削減となる。年間で試験室名：パッケージエアコン性能試験室

240 日換算すると 42,240kWh ／年の省エネルギーとなる。

（被試験機 25 馬力対応）
乾球温度：－15℃～ +55℃ DB（±0.2℃ DB）

5 ．投資回収（省マネー）

相対湿度：40 ～ 90％ RH（±0.1℃ WB）

表1

納入機器概要空調機
風量：450m3/min
冷ブラインコイル（銅管アルミフィン）
温ブラインコイル（銅管アルミフィン）
一流体水スプレーファン電動機：11kW
付帯機器：ポンプ他、熱源機器一式

試算結果（年間）
項目単位

電力量
上水使用量
電気料金
水道料金
ランニングコスト

kWhm3円円
円

蒸気発生器
一流体スプレー方式
方式
42,240
8,000
1,152
5,760
464,640
88,00051,662
157,140
516,302258,900※ 1）上 記電力量及び上水使用量は 8H ／日× 20 日× 240 日
換算で算出した数値となります。
※ 2）一流体スプレー加湿方式については蒸発潜熱分による冷却負荷に伴う加熱能力に必要な電力量を試算しております。■部については必要加湿量 30kg／h の水の蒸発潜熱による冷却分を加熱した際に使用する加熱能力を本設備における熱源機の COP から算出した消費電力分を加味しております。

表2（単位：円）

水加湿方式
蒸気発生器方式

0 年目¥2,592,750¥1,921,500

1 年目¥2,851,650¥2,437,802

2 年目¥3,110,550¥2,954,104

3 年目¥3,369,450¥3,470,406

4 年目¥3,628,350¥3,986,708

5 年目¥3,887,250¥4,503,010

6 年目¥4,146,150¥5,019,312※０年目はイニシャルコストのみであり、１年目以降はランニングコストを加味した金額
試算結果より投資回収年数は 3 年となります。

6 ．他の設備への応用性
1 次側電気容量に制約があり、湿度に関して高精度が求められるような試験設備に利用が可能である。
また、空調循環方式による空調機内加湿を行う設備に採用可能である。

②氷点下の空気温度におけるスプレーノズル凍結対策
・エアコンの試験室において室外機用試験室は氷点下から常温までの空気温度を再現するため、低温域における水スプレー加湿の凍結対策として、加湿管へのテープヒーターと配管断熱による施工及び水配管内の水抜き対策を行い、スプレーノズルも水の凍結に対して破損しにくい

7 ．環境保全、便利性等構造、材質を選定し対応した。

試算結果として1 ）電力削減量による CO2 排出量削減=（▲ 34,240kW ／年）
×（0.358kg-CO2／kWh）= ▲ 12.2トン-CO2/年

9 ．市販性、販売状況、適用市場の大きさ、競合品
又はシステムの比較、販売実績（国内、外）等
低温等での加湿には加湿量及び連続運転時間の課題があるが試験室において加湿装置に対する電気容量を大きく削

2 ）ノズルについても市販品のため、減する必要がある設備市場の開拓を目指す。

容易に交換が可能である。
10．外観、構造図
8 ．工夫した点、発想した点、創作した点
新しい点等、設備の特徴①加湿方式の精度維持において・水スプレー加湿方式を採用するにあたり複数本のノズル管にノズルチップを複数個設置。
加 湿要求出力の増減に対して必要なノズル管本数を選択し、ノズル管の電磁弁開閉動作による制御を行うことで精度維持を行った。
温湿度精度については図 1 による。

図１

温湿度精度

写真１

空調機内一流体水スプレー加湿器

優良省エネルギー設備顕彰事例③◦一般社団法人 日本冷凍空調設備工業連合会奨励賞◦改修設備部門

省エネルギー空調機更新工事
設備所有者：株式会社 静岡銀行〔富士宮支店〕
設備施工者：菱友冷熱株式会社

建物の概要

経費削減が可能となる。CO2 が削減されることで地球温暖名化防止も期待でき、環境への負担が少ない冷媒にすること

称：株式会社静岡銀行富士宮支店

所在地：〒 418-0067

静岡県富士宮市宮町 8 番 27 号

概

1・2 階

要：建屋

地上

延床面積
用途

で環境面においても十分な貢献ができると考えられる。
4 ．効果（省エネルギー）

1,000m2

店舗・事務室電力消費量の比較

1 ．技術開発の目的と経過
目的：2020 年で全廃が決まっている冷媒 R22 を使用している機種を新機種に入れ替えることで、省エネによる節電効果や経費削減に貢献し、環境面では CO2の削減にも貢献する。
経過：平成 28 年 7 月（設計、検討等）
平成 28 年 9 月（工事期間）
平成 28 年 9 月（試運転、引渡し等）
2 ．設備・システムの概要
三菱電機製パッケージエアコン
設備型式：PEZ-ERMP50SDK1台

PMZ-ERMP40FK

1台

PLZ-ERMP140EK

1台

PLZX-ERP224LK

5台

PLZX-ERP280EK

3台

3 ．着想
HCFC 冷媒 R22 は、オゾン層を破壊する成分が含まれているため生産量が大幅に規制されており、2020 年には実質全廃となる。そのため故障してもすぐに修理ができない事態が予想される。そうなる前に早めの新機種への入替えをお奨めした。
入替えにより、消費電力の大幅な削減による節電効果・

5 ．工夫した点、発想した点、創作した点、新しい点等、設備の特徴
既設機器の既設配管（一部を利用）
既設室外機の基礎及び電源配線等の再生・再利用

室外機撤去冷媒ガス回収試運転調整

真空引き