Nipron Wave
Vol.67 2022 Spring

こ こ が見どころ
1 蓄電システム納入事例特集 -第2弾-「GHG削減義務への対応」、「停電対策」、「余剰蓄電」、蓄電システム納入事例をご紹介。

2 GP製品特集「EVソーラーカーポート」、「PVマキシマイザー」、「PVガードミャン」などをご紹介。

Vol.5

蓄電システム納入事例

Vol.6

蓄電システム納入事例

住友金属鉱山株式会社 様

大口電子株式会社 様
太陽電池

太陽電池

東京都のGHG削減義務への対応として再エネを活用したBCP対策として太陽電池

ニプロンGP製品をご採用頂きました

ニプロンVPP対応蓄電システムをご採用頂きました

住友金属鉱山株式会社青梅事業所様は東京都の「特定地球温暖化対策事業所」に指定されており、GHG（温室効果ガス）の削減義務があります。義務が守れない場合、排出権を購入する必要があり、大きなコストが発生してしまいます。
この義務を守るため東京都の「地産地消型再生可能エネルギー導入拡大事業」を利用し本システムを導入され、削減義務率25％減を達成されています。本システムは太陽光発電と蓄電池を組み合わせたシステムで、停電時には自立PCS（パワーコンディショナ）から電力を供給し、特定負荷のバックアップが可能です。

本システムは太陽光発電と蓄電池を組み合わせたシステムで、通常時は系統に電力を供給し、余剰電力は蓄電池に充電します。停電時には自立インバータへ電力を供給し、特定負荷のバックアップを行います。
また、VPPにも対応可能なシステムとなっており、蓄電池・PCSを適切に制御し外部からの出力電力指令に従い出力のコントロールが可能です。

システム構成システム構成太陽光発電_1 (17.875kW)

PCS_1(12.375kW)

ニプロン
製品

インターネットPV マキシマイザー
PV マキシマイザー

太陽光パネル

PVマキシマイザー

太陽光発電_2 (13kW)

太陽光発電

PVマキシマイザー

太陽光発電_3 (15.6kW)
太陽光パネル

PVマキシマイザー

蓄電池 (14.8kWh)

蓄電池盤

ニプロン
製品

GBM

自立運転あり連系出力

蓄電池 (84kWh)

自立出力
蓄電池

非常用コンセント
非常用分電盤

充電(12kW)
放電(12kW)

蓄電池盤

監視制御

連系出力

PVマキシマイザー
ニプロン
製品

PCS(49.9kW)

住友金属鉱山グループ様は地球および社会との共存をめざしてサステナビリティの取り組みを進められています。
住友金属鉱山株式会社青梅事業所様は、1967年に電子金属事業部青梅工場として発足し、PCやスマートフォンなどに使用される機能性材料の主要生産供給拠点となられています。

http://www.nipron.co.jp

キュービクル

蓄電池コンテナ

充電(42kW)
放電(42kW)

自立インバータ(9.9kW)

Neo eXpander

ACDC

住友金属鉱山株式会社青梅事業所 様

企業の脱炭素経営実現に貢献します

出力電力指令プロン(33kW) ニ製品

太陽光パネルPCS_3(12.375kW)

ニプロン
製品

PCS

PV マキシマイザー

キュービクルPCS_2(12.375kW)

ニプロン
製品

太陽光パネル1

奥：蓄電池コンテナ

自立出力
スコットトランス

蓄電池コンテナ

非常用分電盤

ACDC

大口電子株式会社 様
大口電子株式会社様は、長年培われてきた技術力を背景に高品質な地球環境にやさしい製品を提供しています。
廃基板材からの貴金属回収・再生、スマートフォン等の通信機器用結晶材料、自動車や建築物のウィンドウフィルム材に使われる機能性遮蔽インク等の製造をされています。

ニプロンの蓄電システムはVPPにも対応可能

http://www.nipron.co.jp
2

蓄電システム納入事例

株式会社北弘電社 様

2.5ＭＷのメガソーラーと1.8MWhの蓄電池を組み合わせた『メガ蓄電』にPV eXpander（余剰蓄電システム）をご採用頂きました。

PV eXpander（余剰蓄電システム）

システム構成株式会社不動産管理センター 様

既設PV (975kW)

PCS_2 (487kW)

GBM

GBM

システム構成既設PV (901.4kW)

蓄電池 (89.4kWh)
PVマキシマイザー

蓄電池盤

PCS (100kW×8)

高圧連系キュービクル

増設PV (316.8kW)

増設PV (1516kW)

PVマキシマイザー(50kW/5並列)(50kW/5並列)

8ストリング×27台

PVマキシマイザー

充放電制御部

PVマキシマイザー

N

増設部

PCS_1 (488kW)

既設部

既存のPCSに対して大幅な過積載を行い、余剰電力を蓄電し長時間連続売電を可能にするPV eXpander（余剰蓄電システム）をご採用頂きました。

8ストリング×27台

PVマキシマイザー

GBM 双方向(充電25kW/放電25kW)
5並列

GBM 双方向(充電25kW/放電25kW)
5並列
既設パネル
増設パネル

太陽電池

975k W
1516 k W

蓄電池 / 蓄電池盤

リチウムイオン電池
1,761kWh(LG化学社製)

栃木県D社 様GBM電源（充放電制御盤内部 ）蓄電池コンテナ内部

太陽電池・PVマキシマイザー

既存のPCSに対して大幅な過積載を行い、余剰電力を蓄電し長時間連続売電を可能にするPV eXpander（余剰蓄電システム）をご採用頂きました。
システム構成蓄電池 (440.37kWh)
PVマキシマイザー
GBM

PCS (9.9kW×5)

系統連系

新設PV (257.52kW)

発電データ（2018年3月21日）
放電PCS定格売電+余剰蓄電

既設+増設売電（余剰なし）
1,000
900

太陽電池

蓄電システムはニプロンにお任せ！
3蓄電システム

http://www.nipron.co.jp

90

増設による
売電量UP

800
700

8070

600

60

増設+放電による
売電量UP

500
400

5040

蓄電池残量

ＰＣＳ入力電力
[kW]

100

放電開始

[％]

300

30

200

20

PCS入力電力(既設部)

100

10

PCS入力電力(増設部)
PCS入力電力(既設+増設)
蓄電池残量

0
3:00

5:00

7:00

9:00

11:00

13:00

15:00

17:00

19:00

納入実績多数のニプロンGP製品をご検討ください

21:00

023:00

http://www.nipron.co.jp
4

再エネ100％でEV充電

小規模＆中規模パッケージ
1 太陽電池小規模パッケージ構成例
交流

53直流

4EVソーラーカーポート

太陽電池容量
蓄電池容量
EV充電器
駐車スペース

約15kW
60kWh以下
20kW×1～3台
5台～

蓄電池コンテナ

W×H×D(mm)2,438×2,896×4,064
5,650kg昇圧
2 DC-DC

62

新型PVマキシマイザー

再エネ100％で時間に縛られずEV充電

1

蓄電池を併設しているため天候や時間の影響を受けずにいつでも再エネ100％の電力で充電が可能で、日中使用する機会の多い営業車や公用車に最適です。

3 コ充放電ンバータ

また、悪天候が続くなどの要因で再エネ100％での運用が難しい場合には、商用ACからのEV充電や蓄電池充電も可能です。

社用EV車平日1日の流れ（イメージ）
満充電

9：00
始業

24

EV 充 電蓄電池から再エネ充電

18

太陽光発電の余剰電力を蓄電池に充電

12

太陽光発電をダイレクトにEV充電

外出

満充電

EV

6

10：00
外回り

16：00
帰社

Neo eXpander

放電

充電

充電

太陽光発電の余剰電力を蓄電池に充電

太陽光発電の電力をダイレクトにEV へ充電

昼間に貯めた余剰電力で蓄電池から EV を充電EV

中規模パッケージ構成例

蓄電池内蔵で夜間・悪天候でも再エネ由来の電力で EV 充電

蓄電池内蔵で余剰電力を無駄にしない

余剰電力・外出中は蓄電池へ充電

18：00
終業

交流
直流

5

非常時にも太陽光発電で電力利用

2

災害時の広域停電(ブラックアウト)においても、太陽光発電や蓄電池から電気が使える避難所になります。常時は再エネ発電/EV充電拠点、太陽電池容量
蓄電池容量
EV充電器
駐車スペース

約30kW
180kWh以下
20kW×3～6台
10台～

蓄電池コンテナ

W×H×D(mm)2,438×2,896×6,058
7,400kg

3

4

蓄電池

5

整流器

4

被災時は避難拠点として、国や自治体の要請にも応えることが可能です。

停電・晴天

停電・夜間

停電時にも太陽光や蓄電池からの電力でEV充電や夜間に停電しても、蓄電池からEV充電、特定の負荷へ電力給電ができます。

非常用設備へ電力供給します。

GBM

GP1UT

6

GBM

EV

太陽電池

PVマキシマイザー

EV

EV

太陽電池

PVマキシマイザー蓄電池

Neo eXpander

停電
系統

整流器

自立インバータ

電気自動車

AC出力

（BCP用負荷など）

1

EV

EV

20kW充電器

6 EV充電器

EV

蓄電池

Neo eXpander

20kW充電器

停電系統

直流入力対応急速EV充電器
サイズ 600×600×303.5

電気自動車(W×H×Dmm、固定金具含まず)

整流器

自立インバータ

重量 約65kg
最大出力 20kW

AC出力（BCP用負荷など）掲載している製品は開発中のため記載している仕様、外観などは予告なしに変更することがあります。

防災拠点としても活用できるニプロンEVソーラーカーポート5

http://www.nipron.co.jp

駐車場スペースに合わせた柔軟なご提案が可能です

http://www.nipron.co.jp6増加するデータセンターニーズに応えカーボンニュートラル実現に貢献

ソーラーカーポートとの親和性も抜群！

再エネ直流給電エッジデータセンター
交 通インフラ・医療・金融などデジタルデータの増加の勢いは目覚ましく、ITトラフィックの急速な伸びと同様、電力消費量は飛躍的に増加するものと予測されています。一方で、政府は2050年カーボンニュートラルを目指しています。
ニプロンは、このカーボンニュートラルへの取組とデータセンターの開発という命題に対し、複合的な観点からソリューションを提供させて頂きます。

直流給電

再エネ

ニプロンが提案する再エネ型直流給電エッジデータセンター特長

再生可能エネルギーの導入

直流給電の導入

・CO₂の削減

・電力変換ロスの削減

・エネルギーの地産地消を実現

・信頼性の向上

CO2
削減

交流UPS

損失

AC
電力系統 / 発電機① コンテナ型エッジデータセンターやカーポート付き駐車場に太陽光発電を設置。
② 機器は出来るだけ直流化し、太陽光発電から非連系で直流給電。

蓄電池

サーバーラック

大損失

DC

大

大蓄電池

損失

大DC

AC
電力系統 / 発電機

整流器
損失

太陽光発電
カーポート屋根上

太陽電池

サーバーラック

直流UPS

データセンターのカーボンニュートラル実現に貢献します
7

サーバー損失小DC

ソーラーコンバータ

DC損失

小DC

DC

EV 充電器

新型PVマキシマイザー

DC

非連系直流給電 再エネ直流給電エッジデータセンターDC

GP1UT

その他負荷

AC

損失が多く、システムも複雑になりがち…

小PVマキシマイザー

DC

損失

降圧DC-DC

昇圧 DC-DC

マザーボード

損失

太陽光発電
隣接敷地内

太陽電池

整流器

DC

AC
AC

OCPサーバー(DC12V,DC48V)
DC12Vサーバー

昇圧 DC-DC

大AC

PCS

太陽電池

サーバー

損失

大AC

コンテナ型エッジDC

Neo eXpander

DC

損失

DC

③ 蓄電システムにより系統瞬停や停電の際も、機器へ安定した電力を供給。

充放電コンバータ強化

交流給電

再エネ直流給電エッジデータセンター構成

太陽光発電
コンテナ屋根上

レジリエンス

直流給電のメリット

大

停電時も太陽光発電を利用し、蓄電量の減少を低減、データセンターを実現。
長期停電にも対応できるレジリエンス性の高いデータセンター

高効率化

DC
マザーボード

その他負荷
蓄電池

交流
直流

http://www.nipron.co.jp

再エネの活用は直流給電が高効率・高信頼
ニプロンから新たな再エネ活用法をご提案！

http://www.nipron.co.jp
8昇圧型DC/DCコンバータ

パネルの経年劣化による損失を最小限に2012年7月にスタートした再生可能エネルギーの固定価格買取制度

バーホールや置き換え（リプレース）を検討していく時期となっています。
ニプロンではこのタイミングに合わせ、PVマキシマイザーを活用したリパワリング※１をご提案しています。

ニプロン阪神夢工場屋上において、PVマキシマイザー制御を24h毎にON/OFF切替し、PVストリング出力と日射量の実測点をプロット。ON時とOFF時それぞれの実測点から近似線を引き、同日射条件での発電量を比較しました。※2

3つの電圧ラインアップ

太陽光パネルは、電柱・樹木等の影、アレイ向きの不揃い、直列枚数の不最大入力電圧400V、750V、1000Vに対応するラインアップをご用意し揃い、異種パネルの混合等の要因によりストリングの電圧が低下します。

数十kWからMW級のメガソーラー発電所に対応が可能です。

PVマキシマイザーは落ち込んだストリングの電圧を最大電力動作点を維持したまま昇圧することでストリング間の電圧差を無くし、発電可能なパネルからは最大限の発電を引き出します。

不揃い影④40000

設置から10年以上経過したサイト
で、ストリングの特性ばらつきを補正して最大化

0.2

0.40.6
日射量[kW/m²]

0.81.0

入力電圧範囲 DC160～400V
入力回路数
4回路
入力電流
10A/回路最大：40A
入力電力
3.2kW/回路 最大：12.8kW
出力電圧設定可能範囲 DC200～400V

1STS-1000V

太陽光発電の直流給電にもご採用頂いています。発電した電力を交流に変換せず直流のまま供給することができるため、

8ストリング
最大入力電圧：750V

1ストリング
最大入力電圧：1000V

直流機器(データセンター、蓄電池など)への直流給電に適した製品です。
新型PVマキシマイザー
4STQ-400V

4STQ-400V

1STS-750V

4ストリング
最大入力電圧：400V

1ストリング
最大入力電圧：750V

電力（W）
最大電力点

※イメージ負荷例

直流母線

DC400V

太陽光発電の電力を優先的に供給不安定な電圧を安定した電圧に昇圧

動作電圧④200600※１ 経年劣化した太陽光発電所の主要部品を新しいものに交換したり、新たな設備を追加することで出力を増強すること。
※2 試験結果の詳細はNipronWave56号をご参照ください。

②③近似線

PVマキシマイザーで＋12％発電増！

8STB-750V

PCS

個々のストリングに対しMPPT制御を行うので能力を最大限に出しきれる。

①

実測

直流給電に最適なPVマキシマイザー

劣化

③

通常

②

近似線 [PVマキシマイザー無し]

新型PVマキシマイザー 4STQ-400V

あらゆる設置環境の太陽電池の発電量を最大化

①800

1,000

W

パネル設置：2008年
試験期間：2019年4月1日～30日

実測

1,200

[ ]

どと言われており、FIT制度導入初期から運転しているパワコンは、オー[PVマキシマイザー有り]

太陽電池ストリング出力

ＰＶマキシマイザー（FIT）は10年目を迎えました。一般的にパワコンの寿命は10～15年ほPVマキシマイザーによる発電改善例

上 げる

ソーラーカーポートへの設置例

特長
1台で開放電圧400Vの4ストリング入力に対応
ストリング毎のMPPT制御で発電量を最大化

販売実績多数高信頼・長寿命設計
有寿命部品である電解コンデンサやPVマキシマイザーは2014年か遠隔監視機能（PVガードミャン）に対応

ファンを使用していないため高信頼・ら1500箱以上の販売実績があクラウドから出力電圧等の各種設定が可能

長寿命を実現しています。

7年以上！ り、全国各地の発電所にて稼働し1500箱以上！ ています。

密閉構造で防水・防塵性能 IP44以上
当社従来品と比較し、2倍以上の電力密度を実現

PVマキシマイザーは様々な規模の発電所に対応可能
9

http://www.nipron.co.jp

発電量最大化と直流給電が可能なPVマキシマイザー

http://www.nipron.co.jp
10高性能遠隔監視・制御システム

PVガードミャン

2.蓄電池の遠隔監視・遠隔制御
遠隔操作で運用方法を切り替え停電対策
PVガードミャンは蓄電システムの監視やクラウド診断、充放電の遠隔制御などに対応しています。

システム監視画面（充放電電源）

これにより、メンテナンスの負担を抑えるだけでなく、BCP対策としての運用も可能です。

監視システム データ収 集イメージ
DC

PVガードミャン
ゲートウェイAC
変電設備

インターネット

クラウドサーバ

太陽電池+PVマキシマイザー

整流器

太陽電池+

ＰＶマキシマイザー

キュービクル

商用AC

自立インバータ

充放電電源の動作状況を表示します。

全てのストリングに対し
I-V曲線測定精密検査

システム監視画面（蓄電池）空調

ゲートウェイ

太陽電池のストリング発電特性（I-V曲線）

閲覧/制御
状態診断

蓄電池+Neo eXpander
遠隔でバッテリーの監視、充放電量の調整も可能

蓄電池の充放電、電池残量、装置状態など

通知

ゲートウェイ

PCSの状態など

照明

蓄電池+

PC

PV Oasisとは蓄電式PV自家消費システムです。
停電発生時に無停電で電力の維持が可能でBCP対策として活用できます。

負荷

非常用バッテリの割り当てを遠隔操作で調整可能蓄電池の動作状況を表示します。

災害の発生が予想される場合には蓄電池の一部を非常用として残すことにより、BCP対策としての運用が可能になります。

PCS

割り当て設定画面（充放電電源）

PVガードミャン

遠隔でPCSの監視・制御

常用75％

天候が安定しているので非常用25％

非常用は最小限に常用0％
非常用100％

台風が接近しているので全て非常用として残す

ＰＶガードミャンにより、遠隔操作で非常用バッテリーの割り当てを任意の値で調整

1.太陽光発電の高性能遠隔監視可能です。

I-V曲線を365日一斉自動測定。変化の兆候を見逃さない！
PVガードミャンはPVマキシマイザーが測定したストリング単位の発電情報、および、各ストリングの健康状態を映す特性曲線(I-V曲線)などの非常用バッテリーの割り当てを任意の値で調整可能です。

3.出力電力制御によるVPP対応
PCSも監視・制御可能

ビッグデータをクラウドサーバで管理・診断し、遠隔で異常を見つけ通知します。

発電異常を早期に発見する診断機能 様々な発電異常を発見しています。

PVガードミャンを活用することでVPP対応蓄電システムの構築が可能です。アグリゲータからの出力電力指令をPVガードミャンが受けて、指示通りの電力を供給できるようにPCSを制御します。

正常に発電している場合の特性カーブと異常発生時の特性カーブを比較・分析し、異常ストリングの特定、通知を行います。

VPP応答グラフ（kW）60

一般のストリング監視は動作点のみを電流（Ａ） 監視（変化の兆候に気づきにくい）電力（Ｗ）
10

雑草がパネルに落下

異常を自動で捉え、位置を特定し通知

4500

正常な電流特性
8

動作点

3500

6

正常な電力特性

2500

4

監視制御

インターネット
ゲートウェイグラフの形状から異常がすぐにわかる！

正常なストリング2

正常時

4500電圧（Ｖ）

異常時のストリング

異常発生時

高性能遠隔監視システムで発電異常を見逃しません！

I-V曲線比較

I-V曲線から異常を発見！

http://www.nipron.co.jp①

指令値 (kW)②

実績値 (kW)20

出力電力指令10VPP制御指令

00

50

100

150

200

250300（秒）

出力電力指令に従い適切にPCSの出力をコントロールしている

PCS
系統

4030

ゲートウェイ

500
400

50

リソースアグリゲータ

1500

PVガードミャンは特性全体を『フルスキャン』
0100
150
200
250300350
変化の兆候を見逃さない！

11

PVガードミャン

ゲートウェイ

ユーザ監視管理者監視制御

蓄電池もPCSも『PVガードミャン』
で遠隔監視・制御

http://www.nipron.co.jp12

展示会出展のご報告

ニプロン電源をご採用頂いたお客様の声
I nter v iew

国際スマートグリッドEXPOに出展致しました。
3月16日～18日の3日間、東京ビッグサイトにて開催されました、
国際スマートグリッドEXPO 春展に出展致しました。本展示会は、VPPを実現する技術やエネマネ・蓄電池などの設備が出展する電力システムの総合展です。

品質や信頼性、アフターフォロー対応に関してしっかりしているという期待や安心感があります。

ニプロンブースでは脱炭素社会の実現に適した製品の展示、ソリューションのご提案を行いました。
多くの企業様・自治体様に引き合いを頂いている「EVソーラーカーポートシステム(駐車場に太陽光発電＆蓄電＆EV充電器)」のデモ展示では、発電状況や蓄電池残量を大型ディスプレイで表示し、電気の流れをLEDテープで表すことで視覚的に理解しやすくする工夫を行いました。EV充電器の実機も展示し、多くのお客様にご覧いただきました。他にはパネルの劣化や影などの影響を抑えて、発電所のリパワリングを実現する「PVマキシマイザー」の展示、蓄電システムの納入実績のご紹介を行いました。
この度、様々な業界から講師をお招きし、ニプロンブース内で「脱炭素社会」「直流給電」「再エネ」等をテーマにご講演いただきました。多くの方にご覧頂き大盛況となりました。

プラント・医療・半導体業界等幅広い業界で高い採用実績を誇る産業用機器メーカー「エムアイエス株式会社」様に弊社製品を多数ご採用いただいております。

エムアイエス株式会社 様
弊社電源をご採用頂いた背景をお聞かせ下さい。
主な背景としては、御社が国内で電源を製造している電源メーカーであるということです。
かなり昔に海外製電源を使用してトラブルになったこともあります。
メーカーの解析内容も薄く、苦労した経験があります。
その点、御社の製品に対する品質や信頼性であったり、アフターフォローの対応に関して、しっかりして頂けるという期待や安心感があることが、御社の電源を採用した背景となります。

PC電源を選定する際に重要視しているポイントをお聞かせ下さい。

PC電源の選定ポイントは様々ですが、特に電源の使用温度環境を重視して採用しています。弊社は産業用製品を開発しており、高温環境でも安定した動作が必要なため、御社の電源の使用温度範囲0～60℃は、システムとして使用するのに最適だと言えます。
また、バッテリを搭載したシステムをお客様に提案することも多々ありますので、UPS機能付きの電源である点や、RS232CやUSBなどの通信インターフェースを備えている点についても、電源を選定する際のポイントとなります。

新入社員入社速報！
今年はなんと33名がニプロンに入社しました！
今年も将来のニプロンを動かす大卒文系5名、理系4名、高卒24名の総勢33名の新入社員が入社しました。入社式では酒井社長からの訓示に続き、役員からの訓示、新入社員一人一人による決意表
明が行われ、社会人としての新しいスタートを切りました。大卒の新入社員は今後３～４ヶ月の研修の後、各部門に配属されます。

弊社電源を搭載した御社PC製品のユーザー様の評判、満足度はいかがですか？
御社製の電源を搭載したシステムで、電源のトラブルというのは殆ど起きていません。
電源トラブルの報告というのも殆ど上がってこないため、弊社のお客様には電源に対する安心感や安定感といったものは感じて頂けていると思います。

御社のPC事業の特徴・強みについて教えて下さい。
お客様のご要望に応じたPCシステムのカスタマイズを柔軟に行えるという点が強みになります。
お客様の装置に応じて、機能面や仕様面で細かなご要望を頂くことは多々ありますので、その都度、出来る限りお客様のご要求を満足するシステムにカスタマイズして提供しています。

弊社電源採用における、御社での優位点（助かった点・メリット）をお教えください。

御社のPC事業の今後の展望や、今後どのようなビジネスに取り組んでいきたいかお教えください。

電源に関する不具合が殆ど無いため、電源の不具合で大きな問題になったことはありません。
また、電源の故障が発生した際には、きちんと電源の解析をして頂いたり、解析レポートを作って頂けます。御社は、製品を販売した後や故障が起きた際のアフターフォローの面がしっかりしているため助かっています。

これまでと同様に産業装置向けのコントローラに重点を置いたビジネスをしていきます。今後、市場全体でPCシステムの小型化が進んで行くと思われます。弊社としては、従来の拡張性のあるPCシステムに加え、お客様のご要望に応えられる、省スペースで高性能小型PC、ファンレスBOX型PC、AIシステム等更なる製品ラインアップの充実を考えています。

iMX8700
入社式

入社式

多種多様の電源を取り揃えています！まずはご連絡を！
13

座学研修

http://www.nipron.co.jp

第8世代 Intel ® Core™ i7プロセッサー搭載
高信頼性産業コンピュータ「電源に困った時」ニプロンにご相談ください

HPCSA-570P-X2S

連続400W ピーク570W出力
80PLUS BRONZE取得、高効率ATX電源

http://www.nipron.co.jp
14

戦後最大の危機を迎えるか…
桜満開の季節となりました。令和4年4月1日、新入社員３３名(大卒・院卒9名、高卒24名)の入社式が盛大に行われました。

会及び取締役会で正式に決定する予定です。42期首となる7月から代表取締役社長兼COO(最高執行責任者)として、今までの路線を引き継ぎつつ、更なる進化を進めてまいります。
私は、2年程前からパーキンソン症候群を発症し、歩行が不自由になったため、お客様への訪問も儘ならず失礼をしている次第で、業務が滞ることもあり、迷惑がかかる事からこの度の決断となった次第です。
今後については、会長兼CEOとして重要な判断や戦略的政策の立案や企画を主として行い、新社長と協議しつつ「永続する活力あるニプロン」へ貢献して行きたいと考えています。
今後共引続きご指導、ご鞭撻のほど、何卒よろしくお願いいたします。
さて、話題は変わりますが世相の方は、コロナ禍は留まる事なくオミクロン株等の変異株が次々と姿を変え感染力を高めながら世界中を巡っています。
日本に於いては第7波の感染拡大期に入った感じがします。いつ終息するか先の見え何故この様な多数の採用が必要になるのか疑問に思われる方へ理由を説明します。

ない状態が今後も続く様に思います。

ニプロンは100％国内生産にこだわったモノづくりを進めており、更に内作100％を目災いの連鎖と言いますか、重大な問題が重なります。2月よりロシア、プーチン大統領指しております。今まで十数年間、不足する製造要員を中国人実習生で補ってまいりによるウクライナへの侵略戦争により、破壊と民間人を含む殺戮が地獄絵の如く続いましたが、昨今のコロナ禍によりその採用が難しくなってきたことに加え、中国人実習ています。国連安保理は機能せずロシアの破壊活動を止めようがない状況が続き無生にかかる労務コストが上昇し、日本人より高くなる傾向さえ見られます。

力さを感じます。西側陣営はロシアに対して経済制裁で対応するしかなく、効果は限定

また、3年間の期限付実習であるため習熟効果が上がらないデメリット等から、品質・的です。戦争の長期化とウクライナ東部ドネツク、ルガンスク州の切り取りを狙うロシア

生産性向上の取組みに限界を感じつつありました。
そこへ近年、日本の高卒者が多の戦略転換で、同地域での戦闘激化が予想され、多くの民間人にも犠牲者が出る事数来てくれるように環境が変化してきたので、これを機に中国人実習生の採用からが懸念されています。
この様な残酷な暴挙が21世紀の今、起きていることが信じられ100％国内での正社員採用に切り替えて、そのメリットを活かし、特長を出して行く事ないとの声を聞きますが現実です。にしました。

ロシアに対する経済制裁の結果、天然ガス・石油・石炭等のエネルギー資源の禁輸

本方針転換を機に、時代の転機でもある働き方改革も先取りして行こうと考えていま措置が電気料金、ガソリンの高騰を招き問題化しつつあります。今後あらゆる物価のす。我々リアル産業である製造業の世界は人手が必要ですが、可能な限り自動化、値上がりに繋がり、世界的な大インフレへと波及する事が予想されます。

省力化、ロボット化を進め、並行してDX化も推進していく方針で既に取組みを進めてその対策として利上げが行われ、景気後退に繋がる恐れがあります。

おり、今後さらに加速して行きたいと考えています。
そのためには製造要員の高度化、我が国は如何か… 日銀の発表では、利上げはしない、金融引き締めもせず、今までの専門職化が必要になります。

緩和政策を維持する方針が示されましたが、その結果日米の金利差の広がりから悪い

前述の通り多数の高卒新入社員の入社を皮切りに、今までに出来なかった製造に円安が進み1USD＝150円位まで進む可能性があるとの声も有り、今や輸入大国と必要な知識と技術についての高度な教育・訓練を行い、製造力の強化を図る事にしなった日本の弱体化と経済の混乱が心配であります。

ました。年間通じて計画的に行い、高度製造要員として育成することで、多能工化をこれからの１～２年は注意が必要と考えるところで、経営の舵取りは慎重に考えて進め進め品質と生産性の更なる向上を図ります。
また、その成果に応じて報酬還元を行い、る必要性を感じています。

給与も実力向上に伴いアップする能力主義を一層高め、やる気を引き出そうと考えていずれにしてもウクライナ問題、コロナ問題、地球温暖化問題など多くの問題を抱え、います。

世界は第二次世界大戦後、最大の危機を迎えていることは間違いないと思われます。

もう一つ、大きな変革を決断しました。
この2月に78歳を迎えたのを機に、53年間務めた社長の座を譲り、代表取締役会長

令和4年 4月

酒井 節雄

兼CEO（最高経営責任者）に就任することにしました。後任の新社長には、社外取締役を務めている二見 達也氏を3月の取締役会で内定し、6月に開催する臨時株主総人材募集
グリーン電源関連経験の営業・技術者
弊社人事部までご連絡下さい。
TEL：06-6430-1101

http://www.nipron.co.jp■東部営業部
TEL：044-752-1106 FAX：044-777-8811〒213-0022 神奈川県川崎市高津区千年622番地1■西部営業部
TEL：06-6487-0605 FAX：06-6487-2185〒660-0805 兵庫県尼崎市西長洲町1丁目3番30号■名古屋営業所 TEL：052-602-4411 FAX：052-602-4311
表紙イラスト：宮本輝満〒461-0040 愛知県名古屋市東区矢田1丁目9番29号
栄ビル1階C号■Web問合せ E-mail：support@nipron.co.jp