注意

注1

注1．本機の前方に0.7m以上、後方に0.7m以上,左方向に0.5m以上、右方向に0.7m以上のメンテナンス空間が必要です。
注2．本機の上方に空気吹き出し口の為の開放空間が3m以上必要です。
注3．接続配管の凍結による貯湯タンクの破損を防止するため接続配管には、保温工事等の凍結防止を施して下さい。
注4．メンテナンスの必要上、各配管接続口には必ずユニオン継手を取り付けて下さい。
注5．配管材料の劣化などの原因になりますので長期間ご使用にならない時は、熱源機本体に残った水を機内水抜き口より排水して下さい。
注6．電源の配線には必ず漏電ブレーカを取り付けて下さい。
注7．ドレン口は常時開放にして下さい。
注8．熱源機と貯湯タンク間を接続する配管は給湯用配管(銅管やステンレス管)で施工して下さい。
注9．特殊な雰囲気中(温泉地、海岸地域、油の多い所等)には設置しないで下さい。

製品質量運転質量

itm0102530Kg535Kg

型式CHP-35HCHP-35HC

注1注1

底面:操作配線接続口(22穴)ｸﾞﾛﾒｯﾄ内径 17穴

50190

94126

底面:ﾘﾓｺﾝ線接続口(22穴)ｸﾞﾛﾒｯﾄ内径 17穴

注160

底面:外部信号接続口(22穴)ｸﾞﾛﾒｯﾄ内径 17穴

底面:電源取入口( 39穴)ｸﾞﾛﾒｯﾄ内径 30穴

底面:遠方制御盤接続口(22穴)ｸﾞﾛﾒｯﾄ内径 17穴

正面

断面図 A-A空気吹出口

910

2201152

制御盤位置

空気吸込口

空気吸込口

90420

930 (基礎ﾎﾞﾙﾄ位置)970

138

60342

空気熱交換器ﾙｰﾑﾄﾞﾚﾝRc1(25A)SUS304

130A

A

820(基礎ﾎﾞﾙﾄ位置)

電源取入口( 39穴)ｸﾞﾛﾒｯﾄ内径 30穴18920

外部信号接続口( 22)ｸﾞﾛﾒｯﾄ内径 17穴遠方制御盤接続口( 22)ｸﾞﾛﾒｯﾄ内径 17穴112

基礎ﾎﾞﾙﾄ用穴(4× 15穴)日 付

尺 度 図 法 承 認 検 図 作 図 仕 様

2018.08.20 1:20シリーズ

標準結城 石澤 大亀

機内水抜き口Rc3/4(20A)CAC406型 番

CHP-U

給水入口Rc3/4(20A)CAC406

120

246844574

温水出口Rc3/4(20A)CAC406

5011

操作配線接続口( 22)ｸﾞﾛﾒｯﾄ内径 17穴13013801600

ﾘﾓｺﾝ線接続口( 22)ｸﾞﾛﾒｯﾄ内径 17穴

CO2ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ給湯機

CHP-35H

図 番

名 称

熱源機外形図

CHP0118001-0

！ 注意注１.貯湯タンクユニット内に減圧弁が内蔵されておりません。給水一次側には必ず減圧弁（170kPa以下）を取り付けて下さい。

注２

機器諸元表

加熱水(往)加熱水(還)

itm

型番01

CHP‑2500TC(CHP‑2500UC）

02

CHP‑2000TC(CHP‑2000UC）

03

CHP‑1500TC(CHP‑1500UC） 1560

04

CHP‑1000TC(CHP‑1000UC） 231005

CHP‑ 500TC(CHP‑ 500UC） 1560

itm

注２

貯湯タンク正面

D2310

1560

BC920‑FJKM

NP

Q

R

1540 1500 665

675915385 1539 245

14075

900

355755545

240

65E2290 2000 1000 1451540 1400

貯湯量９０℃

型番A

貯湯量６０℃‑70

本体質量 運転質量01

CHP‑2500TC(CHP‑2500UC） 2500 L

840 kg 3860 kg

02

CHP‑2000TC(CHP‑2000UC） 2000 L

780 kg 3310 kg

03

CHP‑1500TC(CHP‑1500UC） 1500 L

500 LO

注２．本器の後方に０．５ｍ以上、側面側に０．５ｍ以上、前方に０．９ｍ以上のメンテナンス空間が必要です。
注３．湯切れの際、給湯を止める必要がある場合は、電動弁を取り付けて下さい｡注４．接続配管の凍結による貯湯タンクの破損を防止するため接続配管には､ 保温工事等の凍結防止策を施して下さい｡注５．メンテナンスの必要上、各配管接続口には必ずユニオン継手を使用し､ 給水接続口付近にはストレーナ、止水栓を取り付けて下さい｡

702290 2000 1000 1451540 1400

G860345595145

給湯・給水 加熱水入口ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ取付穴数アイボルト 接続口径 加熱水出口 排水口径(S)

6M20630 kg 2650 kg

404

CHP‑1000TC(CHP‑1000UC） 1000 L580 kg 2100 kg

605

CHP‑ 500TC(CHP‑ 500UC） 500 L

450 kg 1460 kg

4

Rc1 1/4

Rc1 1/4

Rc1 1/4

注６．負圧についての注意事項Rc1

Rc1

M16

負圧による貯湯タンクの破損を防止するため大気開放管（膨張管）を必ず設けて下さい｡不可能な時には､ 必要なサイズのバキュームブレーカを設けて下さい。
注７．長期間のご使用によってタンク内に水アカがたまったり配管材料の劣化などにより水質の変化が起こる場合があります。固形物や変色、にごり、異臭があった場合は飲用を控えてください。
注８．銅管と鉄管など異種金属を接続する場合には、絶縁フランジなどを使用して電食防止を行って下さい。
注９．タンク排水口は膨張水を排水するため、絶対にバルブなどで閉じきりにしないで、必ず開放にして下さい。（各タンク用の排水弁は内蔵しています。）注10．熱源機と貯湯タンク間を接続する配管は、給湯用配管（銅管やステンレス管）で施工して下さい。

Rc1

注２

注２W

平面図116 背面側

10 正面側

11 正面側Ｗ注10Ｄ314Ｒ1215 背面側

注10

注11．特殊な雰囲気中（温泉地、海岸地区、油の多い所等）には設置しないで下さい。

温水口Ｂ(熱源機より)

逆止弁

止水栓

電動弁 注３624

注６2184

アンカーボルト取付穴背面側S‑φ22穴Ｃ(アンカー穴位置)ＥＢ(アンカー位置)Ａ

温水口Ａ(熱源機へ)

Ｎ

逆止弁

8

正面図

Ｑ Ｐ

ユニオン継手 注５

注1075

給水止水栓

ＥＭ

ストレーナ注５

注105

注９620

タンク排水弁操作時側面(下)パネル取り外し

35Ｊ
ＫＧ(アンカー穴位置)Ｆ

右側面図(itm01〜03)3517※注１7201817Ｋ

15775 75

9注９175

注８13175※注１

100

ユニオン継手 注５181716151413121120002100

Ｏ

給湯

注10

注10注８注５

本体質量

機器諸元表参照

運転質量

機器諸元表参照

貯湯量

機器諸元表参照

日付

尺度

図法 承認 検図 作図12.03.23−

落山 若色 清末仕様

下穴φ24下穴φ24※印はオプションです。
ｸﾞﾛﾒｯﾄ内径φ17 1ｸﾞﾛﾒｯﾄ内径φ17 1

操作配線引込口逃し弁点検窓(加熱側)−−圧力逃し弁(加熱側)190kPaC3771加熱水出口機器諸元表参照 SUS316加熱水入口機器諸元表参照 SUS316アイボルト機器諸元表参照−逃し弁点検窓(貯湯側)−−10 圧力逃し弁(貯湯側)190kPaC37719 減圧弁170kPa 以下(32A)−8 温度センサ連絡線接続箱−−7 温度センサ連絡線引込口 下穴φ24ｸﾞﾛﾒｯﾄ内径φ176 タンク排水口機器諸元表参照 SUS304CAC4065 給水出口(熱源機へ)Rc3/4(20A)4 給水接続口機器諸元表参照 SUS3043 温水入口(熱源機より) Rc3/4(20A)CAC4062 給湯接続口機器諸元表参照 SUS3161

itm04,05

凍結防止ヒータ用電源取入口(寒冷地仕様時のみ使用)

外装

No.

循環加熱機能名称

t0.8SGCCｱｲﾎﾞﾘｰﾎﾜｲﾄ

1411111111111

規格材質・備考 数型番 CO2ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ給湯機

名称シリ−ズ

CHP‑U

CHP‑TC

図番

貯湯タンクユニット外形図

1
11

CHP0109030‑4࢔࢝࢔࢝ࢩࣟࢩࣟࢡࣟࢡ࣑ࣟࢻ࣑ࢻ㹼࢔࢝࢔࢜࢔࢜࢔࢝㹼࢔࢝࢔࢜࢔࢝࢔࢜࢔࢝࢔࢜࢔࢝࢔࢜

࢔࢝࢔࢜࢔࢝
࢔࢜࢔࢝࢔࢜࢔࢝
࢔࢜࢔࢝࢔࢜㹼ࢡࣟࢩࣟ࢔࢝ࢡࣟࢩࣟ࢔࢝ࢩࣟࢡࣟࢲ࢖࢔࢜࢔࢝ࢩࣟ࢔࢜࢔࢝ࢲ࢖ࢲ࢖࢟ࢳࣕ࢟࢟ࢡࣟࣁ࢖࢔࢝ࢩ࣑ࣟࢻ࢟ࢡࣟ࢔࢜࢔࢝ࢲ࢖ࢡࣟ࢔࢜ࢩࣟࢳࣕ࢟࢔࢜࢔࢝࢔࢜࢔࢝࢔࢜࢔࢝࢔࢜࢔࢝࢔࢜࢔࢝࢔࢜࢔࢝࢔࢜࢔࢝࢔࢝࢔࢝࢔࢜࢔࣑࢜ࢻࢡࣟࢩ࣑ࣟࢻ㸭࢟࢔࢜࢔࢝ࢩࣟࢡࣟ࢔࢜࢔࢝ࢩࣟࠉࠉࠉࠉࠉࢩࣟࢩࣟࠉࢡࣟ࢔࢜ࠉࠉ࢟࢟ࠉࠉࠉ࣑ࢻ࢔࢝ࠉࠉࠉࠉࠉ࢔࣑࢝ࢻࢩࣟࢡࣟ㹼ࢩࣟࢡࣟࢲ࢖㹁㹍㸰ࣄ࣮ࢺ࣏ࣥࣉ⤥‫‮‬ᶵ㸯㸶㸬㸮㸶㸬㸰㸶 㹌 㸬 㹒 㸬 㹑 㸬⤖ᇛ ⏣୰ ᕷᕝᚠ⎔ຍ⇕ࢩࢫࢸ࣒ไᚚ┙㟁Ẽᅇ㊰ᅗ㹁㹆㹎㸫㹓㹁㹆㹎㸫㸱㸳㹆㹁㹁㸮㸯㸶㸯㸳㸮㸫㸮

ＣＯ２ヒートポンプ給湯機１８．０８．２８ Ｎ ． Ｔ ． Ｓ ．

結城 田中 市川

循環加熱

電気工事仕様

ＣＨＰ－Ｕ

ＣＨＰ－３５ＨＣ

Ｃ０１８１５１－０

2018/10/16株式会社日本イトミック

業務用エコキュート（CHP-351□□□C）性能仕様書①熱源機仕様書気温 DB／WB

65℃出湯一定モード
性能℃

25／21

16／12

7／6

2／1

-7／-8

加熱能力

kW

35.035.035.031.027.5貯湯能力

L/h

734

627

537

444

入水→出湯℃

消費電力

kW24

⇒65

178.00

⇒65

9

8.95

39465

5

⇒12.012.229.0kW

35.535.035.031.0L/h

462

412371313

入水→出湯℃

消費電力kW24⇒

90

1710.4⇒90911.1⇒90511.4⇒29390513.4⇒kW

19.518.520.019.515.5貯湯能力

L/h

1080

1080

1080

1080

1080

℃

消費電力

kW℃

源

60

⇒12.47560⇒12.87460

⇒75

60

13.3

⇒90

14.4加熱能力75

13.660⇒72

12.460 ～ 90三相200V 50／60Hz

最大電流

A

66

冷媒側設計圧力MPa

低圧側 7.5 ／ 高圧側 14

塗 装 色

アイボリーホワイト(日塗工J25-75B 8分艶)

寸法（高さ×幅×奥行）mm

製品質量／運転質量kg

形

65

3.1貯湯能力

沸き上げ温度

圧縮機

⇒

加熱能力

入水→出湯※2

電

53.7寒冷地年間加熱効率

保温加熱能力659.57

年間加熱効率90℃出湯一定モード⇒式

1600×1152×910530／535半密閉型往復コンプレッサ

電動機形式

インバータ駆動三相誘導電動機11.2定格出力kW

クランクケースヒータ

W

140

送 風 機

W

プロペラファン 300W

ポ ン プ

W

シールレス DC282V-140W

空 気 熱 交 換 器

強制空冷クロスフィン

給 湯 熱 交 換 器

強制循環式二重管

保 護 装 置高圧圧力スイッチ ／ 高低圧圧力センサ ／ 圧縮機電動機過昇温防止圧縮機圧力逃し弁 ／ 過電流継電器（送風機） ／ 過電流保護機能（圧縮機）

冷媒名／封入量kg

ＣＯ２ ／ 7.0１日の冷凍能力ﾄﾝ

7.4（届出不要）

使用外気温度範囲※1℃

一般地、凍結防止 -10～43 ／ 寒冷地 -20～43

運転音（中間期／冬期）

dB65.2 ／ 66.2【注意】・消費電力は圧縮機・送風機・ポンプを含むユニット全体の合計です。
・JRAIA（一般社団法人日本冷凍空調工業会）規格ＪＲＡ4060：2018「業務用ヒートポンプ給湯機」に準じています。
・本機器は減圧弁を内蔵しておりません。給水一次側には必ず減圧弁（170ｋPa以下）を取り付けてください。
・熱源機保護の為、必ず水道水を使用し、給水温度は「40℃以下（但し凍結しないこと）」でお使いください。
※1 本仕様書は熱源機単体での仕様です。システム仕様につきましては②システム仕様書をご確認ください。
※2 保温運転時の出湯温度は参考値です。
CHP1018009-1(1/2)

2018/10/16株式会社日本イトミック②システム仕様書（循環加熱）項目

単位

外気温度DB:16℃／WB12℃

kW

35.0加熱能力水温（入水⇒出湯）貯湯能力

℃

17→65

L/10h

6,270

循環加熱能力kW

18.5消費電力

kW

8.95

運転電流

A66-

三相200V 50Hz／60Hz

最高使用圧力kPa

190

最大給湯流量L/min70

タンク材質-SUS444相当

タンク保温性能℃/10h

熱源機

電気特性

電 源

（入水温度60℃）

3貯湯容量 L

貯湯タン
クユニッ

ライ
ンナトップ

（貯湯ﾀﾝｸ／循環ﾀﾝｸ）

質量／満水時質量 kg

CHP-351035C

3500／500

1,050／5,070

CHP-351030C

3000／500

990／4,520

CHP-351025C

2500／500

840／3,860

CHP-351020C

2000／500

780／3,310

CHP-351015C

1500／500

630／2,650

CHP-351010C

1000／500

580／2,100

CHP-351005C

500／500

450／1,460

CHP-351020C以上

配管接続口[めねじ]CHP-351015C

構造密閉タンク500L×7基循環タンク500L×1基密閉タンク500L×6基循環タンク500L×1基密閉タンク500L×5基循環タンク500L×1基密閉タンク500L×4基循環タンク500L×1基密閉タンク500L×3基循環タンク500L×1基密閉タンク500L×2基循環タンク500L×1基密閉タンク500L×1基循環タンク500L×1基CHP-351010C以下

熱源機給水入口・温水出口

Rc3/4 (20A)

熱源機空気熱交換器ルームドレン口

Rc1 (25A)

熱源機水抜き口Rc3/4 (20A) [プラグ止め(SUS304)]

貯湯タンク給水口・給湯口

Rc1 (25A)

Rc1'1/4 (32A)Rc3/4 (20A)

貯湯タンク給水出口・温水入口貯湯タンク加熱水入口・出口

Rc1'1/4 (32A)

Rc1 (25A)

貯湯タンク排水口

Rc1'1/4 (32A)

Rc1 (25A)

使用外気温度範囲℃

一般地 -5～43 ／ 凍結防止 -10～43 ／ 寒冷地 -20～43【注意】・エコキュートは貯湯式の為、有効貯湯量は安全率（自然放熱）を見込んだ貯湯量（８割程度）として下さい。
・消費電力は圧縮機、送風機、ポンプを含むユニット全体の合計です。
・本機器は減圧弁を内蔵しておりません。給水一次側には必ず減圧弁（170kPa以下)を取り付けて下さい。
・熱源機保護の為、必ず水道水を使用し、給水温度は「40℃以下（但し凍結しないこと）」でお使い下さい。
・JRAIA（一般社団法人日本冷凍空調工業会）規格ＪＲＡ4060：2018「業務用ヒートポンプ給湯機」に準じています。
③ユニット塗装色熱源機貯湯タンク

アイボリーホワイト(日塗工J25-75B 8分艶)アイボリーホワイト(日塗工J25-75B 8分艶)CHP1018009-1（2/2）

2018/8/24株式会社日本イトミック

業務用エコキュート（CHP-35□□□□,CHP-35□□□□K）塗装仕様書●標準塗装適用箇所脚底フレーム内部支柱・ｽﾃｰ類天板・支柱

熱源材質冷間圧延鋼板＋溶融亜鉛メッキ亜鉛付着量：３５０ｇ／ｍ２以上亜鉛メッキ鋼板塗装用亜鉛メッキ鋼板＋ポリエステル樹脂粉体塗装 内外面６０μｍ以上

給気・排熱ｶﾊﾞｰﾄﾞﾚﾝﾊﾟﾝ・ﾌｧﾝｽﾃｰ類

ステンレス

内部ﾊﾟﾈﾙ外装ﾊﾟﾈﾙ類

塗装鋼板

プロペラファン

アルミニウムシート差込＋ポリプロピレン

ファンモータアルミニウムファンモータ架台

鋼板＋電着塗装

空気熱交換器

銅管＋アルミフィン

給湯熱交換器銅管（全面断熱材付）

冷媒熱交換器銅管(全面断熱材付)

圧力容器類

溶接構造用鋼板＋塩化ゴム系樹脂塗装 ３５μｍ以上

ファンガード

鋼線＋粉体塗装

フィンガード

軟鋼線＋ポリエチレン樹脂コーティング

電装品箱

ステンレス

ネジ類（外装用）

ステンレス

ネジ類（内装用）

ステンレス

貯湯タンク

ステンレス機

水配管底フレーム

貯湯タ
ンク

底板

銅管構造用鋼材+溶融亜鉛メッキ亜鉛付着量：３５０ｇ／ｍ２以上亜鉛メッキ鋼板

天板・側板

塗装用亜鉛メッキ鋼板＋ポリエステル樹脂粉体塗装 内外面６０μｍ以上

内部支柱・フレーム

亜鉛メッキ鋼板

ネジ類(外装用)

ステンレス但し、吊りボルトのみ電気メッキ処理品

ネジ類(内装用)

電気メッキ処理品

CHP1018008-0

エコキュート⽔質基準（1）使⽤⽔道本装置使⽤に際しては、⽔質基準を満たした上⽔道を使⽤してください。
⽔道⽔を使⽤しても、⽔質によっては、⽔ポンプ、⽔制御弁、タンク、減圧弁、逃し弁、熱交換器等の寿命が通常より短くなることがあります。
（2）⽔質基準熱源機の給湯熱交換器及び配管系統の弁類等は、できるだけ良質の⽔に接している事が望ましく、極端なスケール障害を起こさない⽔質のレベルの指標として、下記⽔質基準があります。(JRA-GL-02-1994)
この内⼀項⽬でも基準値をこえる場合は、⽐較的短時間に障害の危険があると判断されます。
よって、本⽔質基準以外でご使⽤の結果発⽣した不具合に関しましては、保証対象外とさせていただきます。
⽔質基準

冷凍空調器⽤⽔質ガイドラインJRA-GL-02-1994に準ずる

基準値項⽬

傾向

補給⽔

循環⽔

腐⾷

スケール⽣成pH（25℃）

7.0〜8.07.0〜8.0○○

電気伝導率（25℃） （mS/m）

30以下30以下○○

塩化物イオン（mgCl /L）基2（mgSO4 /L）準 硫酸イオン項 酸消費量（pH4.8） （mgCaCO3/L）
⽬（mgCaCO3/L）
全硬度

30以下

30以下

○30以下

30以下

○50以下

50以下

○70以下

70以下

○

カルシウム硬度（mgCaCO3/L）

50以下

50以下

○

イオン状シリカ（mgSiO2/L）

30以下

30以下

○

鉄（mgFe/L）

0.3以下

1.0以下

○

（mgCu/L）

0.1以下

1.0以下

○

銅
参考 硫化物イオン項 アンモニウムイオン
⽬残留塩素遊離炭酸

2-（mgS /L）+

検出されないこと 検出されないこと○○（mgNH4 /L）

0.1以下

0.1以下

○

（mgCl/L）

0.3以下

0.1以下

○（mgCO2/L）

4.0以下

0.4以下

○

注1 傾向欄内の○印は、腐⾷または、スケール⽣成傾向のいずれかに関する因⼦を⽰す。
注2 参考項⽬の成分も含有されると障害を起こす事ははっきりしているが、含有量との定量的関係がまだ得られていないので基準項⽬に準じる値とする。

CHP1C18001-0