工事要領・取扱説明書
製品名 : 壁掛貯湯式電気温水器（元止式）
型 式 : EWM-14

このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本書を事前によくお読みになり、理解した上で設置、ご使用ください。
設置工事（試運転）後は、必ず本書をご使用になる方にお渡しください。
本書は、いつでもご覧になれるよう所定の場所に保管してください。
※この工事要領・取扱説明書に記載されている事項を守らずに発生した事故について、弊社は一切責任を負いません。

もくじ

もくじ
共通項目 ･････････････････････････････････････････････････ 2
安全上のご注意････････････････････････････････････････････････････ 3

iHOT14（型式：EWM-14）について ･･････････････････････････････････ 5

各部名称 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 5
仕様一覧 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 6

工事要領 ･････････････････････････････････････････････････ 8
施工前にご確認ください････････････････････････････････････････････ 9

1. 部品の確認 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 9
2. 設置場所の確認 ･････････････････････････････････････････････････････････････10

施工する･････････････････････････････････････････････････････････ 11

1. 設置工事 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 11
2. 配管工事 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････14
3. 電気工事 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････15
4. 施工後の確認 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････16

試運転を行う･････････････････････････････････････････････････････ 17

1. 温水器に給水する ･･･････････････････････････････････････････････････････････17
2. 試運転を行う ･･･････････････････････････････････････････････････････････････19
3. 試運転後の確認 ･････････････････････････････････････････････････････････････21

取扱説明 ･･･････････････････････････････････････････････ 22
使用方法･････････････････････････････････････････････････････････ 23

1. 使用前の準備と確認 ･････････････････････････････････････････････････････････24
2. 運転する ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････24
3. 出湯する ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････26
4. 沸上温度切替スイッチの使い方 ･･･････････････････････････････････････････････28

長期間使用しないときは（排水の方法）･･･････････････････････････････ 29
お手入れの方法･･･････････････････････････････････････････････････ 33

保守点検項目と実施の目安 ･････････････････････････････････････････････････････33
漏電遮断器の動作確認 ･････････････････････････････････････････････････････････34
外装のお手入れ ･･･････････････････････････････････････････････････････････････34

こんなときは･････････････････････････････････････････････････････ 35

管理技術者の方のみ リセットの方法 ････････････････････････････････････････････････37

アフターサービス･････････････････････････････････････････････････ 39

消耗品の定期交換について ･････････････････････････････････････････････････････39
補修用性能部品について ･･･････････････････････････････････････････････････････39
修理をご依頼の際には ･････････････････････････････････････････････････････････39

1

共通項目

共通項目

2

共通項目
安全上のご注意

安全上のご注意
本書にはお客様への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために、お守りいただく事項を記載しています。設置の前に、必ず本書をお読みになり、内容をよく理解された上で設置してください。製品引き渡しの際は必ず本書をご使用になられる方にお渡しください。

警告表示の意味

本書では、取り扱いを誤った場合などの危険の程度を、次の2つのレベルに分類しています。

警告 この表示の欄は､「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
この表示の欄は､「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性

注意 が想定される」内容です。

△の記号は、
注意（警告を含む）を払う必要のある事項を示しています。
△の中に具体的な注意内容が描かれています。
（左図の場合は『高温注意』という意味です。）の記号は、してはいけない行為（禁止行為）を示しています。
の中や近くに、具体的な禁止内容が描かれています。
（左図の場合は『分解禁止』という意味です。）●の記号は、
しなければならない行為（強制行為）を示しています。
●の中に、具体的な指示内容が描かれています。
（左図の場合は『電源プラグをコンセントから抜くこと』という指示です。）

重要事項：必ずお守りください警告
必ずアース（D 種接地）工事を確認してください。
アース工事がされないと故障や漏電発生時に感電するおそれがあります。
定格電圧でお使いください。一時変動がある場合には± 10 ％以内の環境でお使いください。
故障、火災の原因となります。
電源プラグ付属の漏電遮断器の動作を必ず確認してください。
万一の故障等による漏電発生時に感電、火災のおそれがあります。

100V 15A 以上のコンセントを専用でお使いください。
火災のおそれがあります。
電源プラグはコンセントに確実に差し込んでください。
火災のおそれがあります。
排水は必ず本体の電源を切ってから行ってください。
感電のおそれがあります。
交流 100V 以外で使用しないでください。
火災、感電の原因となります。
屋外に設置しないでください。
感電、故障の原因となります。
アース線はガス管や水道管、および電話線や避雷針のアースに接続したり 、他の電気機器のアースと共用しないでください。
火災や爆発など事故の原因となります。
本体近くにガス類や引火物を近づけたり保管しないでください。
発火のおそれがあります。
濡れた手で電源の操作を行わないでください。
感電のおそれがあります。
3

共通項目
安全上のご注意

警告
絶対に改造はしないでください。
火災、
感電、
やけど、湯槽破損やケガの原因となります。
湿気の多い場所や浴室には設置しないでください。
水が掛かったり結露が生じる場所で使用すると故障、感電のおそれがあります。
給湯中とその直後は高温になっていますので、出湯管に直接触れないでください。
やけどのおそれがあります。

注意
温水器本体および配管に乗ったり体重を掛けたり物を載せたりしないでください。
落ちてケガをしたり、漏水、故障の原因となります。
水道水以外は使用しないでください。
井戸水などを使用すると腐食などにより漏水するおそれがあります。
水道水に添加物を混ぜないでください。
健康を害したり、漏電、漏水、故障の原因となります。
出湯管の先端は絶対にふさがないでください。また、出湯管に泡沫器具やホース・浄水器など取り付けないでください。
あふれ口から熱湯が出てやけどをするおそれがあります。
あふれ口の先端は絶対にふさがないでください。
湯槽や配管が破損して漏水や故障の原因となります。
出湯レバーは途中で止めないでください。
あふれ口から熱湯が出てやけどをするおそれがあります。
温水器の満水質量に耐えられる十分な強度を持つ壁面に必ず垂直に設置してください。
故障の原因となります。
給水接続配管はステンレス製もしくは銅製のものを使用してください。
漏水の原因となります。
給水接続配管に使用するパッキンはノンアスベストパッキンを使用してください。
漏水の原因となります。
満水にしてから通電してください。
故障の原因となります。
飲用する場合は、やかんなどで沸かしてからお飲みください。
健康を害するおそれがあります。
規定の使用水圧（静止時）にてご使用ください。給水圧が高い場合は必ず減圧弁を取り付けてください。
誤動作、故障の原因となります。
水の凍結が予想される所では凍結防止処置を施してください。
配管が破損するおそれがあります。
長期間使用しない場合は湯槽の水を抜いてください。
水質が悪化するおそれがあります。
電源プラグを抜くときは、コードを持たずプラグ本体を持って抜いてください。
感電、発火のおそれがあります。

4

共通項目
iHOT14（型式：EWM-14）について

iHOT14（型式：EWM-14）について
本機は65 ℃または85 ℃の沸かし上げを行う元止式の壁掛貯湯式電気温水器です。

各部名称（単位：mm）
318
65

3-φ7

188

本体取付金具
（付属品）

74

22.5

126.5

519

516

前面カバー

温度調節
ハンドル
沸上温度切替スイッチ
運転スイッチ（通電ランプ付）

A

出湯レバー

80
B

2-φ7

ホースバンド（付属品）
ビニールホース（付属品）

アース線（2m）
アース端子
電源コード
電源プラグ
（漏電遮断器、過電圧保護機能付）

フレキシブル出湯管（断熱シリコンチューブ付：付属品）
出湯口

排水口（ホース口）

給水口
あふれ口（ホース口）

A

B

漏電ランプ
入（リセット）ボタン
切（テスト）ボタン

ストッパーボタン

5

13

共通項目
iHOT14（型式：EWM-14）について

仕様一覧
電
定

格

周

波

消
貯

費

電

湯

圧

単相 100V

数50 ／ 60Hz

力

701W
14 Ｌ

量

沸 き 上 が り 温 度

省エネ（中温）モード：約 65 ℃
たっぷり（高温）モード：約 85 ℃
（湯槽からの放熱などにより、実際の出湯温度は低く
なります）

給

水

方

式

元止式

給

湯

方

式

押し上げ落差式

使 用 水 圧（ 静 止 時 ）0.1 〜 0.5MPa

出

約 3.5 Ｌ／分（調整不可）

湯

流

量

一 次 側 使 用 水 温

40 ℃ 以下（凍結しないこと）

使 用 雰 囲 気 温 度

0 〜 40 ℃（凍結しないこと）

設

屋内

接 続 部
安全装置

置

場

所

給

水

接

続

口

径

G1/2 オネジ（15A）

排

水

接

続

口

径

適合ホース内径 12mm

出

電源プラグ（漏電遮断器、過電圧保護機能付）

漏

電

検

空 焚 き 検 出・過 昇 温 検 出

バイメタル式

本体寸法Ｗ×Ｄ×Ｈ（mm）

318 × 188 × 516

満

約 23kg

水質

量※沸き上がり時間の目安はP.25を参照してください。

6

共通項目
MEMO

7

工事要領

工事要領

正しく取り付けるため、必ずこの手順に沿って施工してください。

8

工事要領
施工前にご確認ください

施工前にご確認ください
1. 部品の確認【本体および付属品】

EWM-14 本体

付属品

製品名：壁掛貯湯式電気温水器（元止式）
型 式：EWM-14

工事要領、取扱説明書× 1（この冊子です。当冊子は工事終了後、ご使用になられる方へお渡しください。）

フレキシブル出湯管 ×1

ビニールホース ×1※長さ 400mm、パッキン、袋ナット、断熱シリコンチューブ付※長さ 600mm、口径：12mm

本体取付金具 ×1

ホースバンド ×1

木ネジ ×5

取付寸法図 ×1

【お客様にてご手配ください】
お客様手配品①止水栓 ・・・・・・・・・ 排水やリセット操作時に給水を止めるため必要です。
②ステンレスフレキ管 ・・・ 温水器を取り外せるよう施工するために必要です。
③給水管 ・・・・・・・・・ 温水器と接続するために必要です。
④ストレーナー ・・・・・ 温水器内へのゴミの流入を防止します。
⑤パッキン、シールテープ ・・ 配管接続部分から漏水させないために必要です。
パッキンは必ずノンアスベストパッキンをご使用ください。
ゴム製のパッキンを使用すると、漏水のおそれがあります。
上記（①〜⑤）
は必ずご用意ください。

9

工事要領
施工前にご確認ください⑥本体取付板 ・・・・・・・ 軟質壁（ベニヤ板・化粧板・石膏ボードなど）に温水器を取厚さ付けるために必要です。大きさは幅 200 〜 300mm、20mm 以上のものを用意してください。長さは取付け状況に合わせて決定してください。
⑦補強板、
補強金具

・・・ 軟質壁（ベニヤ板・化粧板・石膏ボードなど）に温水器を取付けるために必要です。

⑧カールボルトプラグ・・ 硬質壁（コンクリートなど）に本体取付金具を取付けるために必要です。ボルト径 M5上記（⑥〜⑧）は取付け状況に合わせてご用意ください。

関連商品（弊社にてお求めいただけます。）
長さ違い出湯管 ・・・・・ 500mm、800mmをご用意しております。
一軸型減圧弁 いちじく
（iJG-K）

・・ 使用水圧（静止時）が0.5MPaを超える場合は取付けてください。

（最高使用圧力：0.75MPa）

2. 設置場所の確認
チェックリスト項目

凍結対策

チェック内容チェック

冬季にも凍結しない場所ですか？

冬季に凍結する場所の場合、凍結防止処置が必要になります。

メンテナンス メンテナンスのために本体を取り外せるスペースは確保されていますか？
メンテナンススペースが取られていないと、修理やメンテナンスの際に製品を取り外すことスペースができません。
本体まわり

温水器のすぐ下にガスコンロなどの燃焼器具はありませんか？
安全のため、燃焼器具の近くには設置できません。

垂直な壁面ですか？
取付壁面

垂直でない場合はお取り付けいただけません。

満水質量（約 23kg）に耐えられる壁面ですか？
強度が不十分な場合は補強を行うなどの対策が必要です。

使用水圧
（静止時）

使用水圧
（静止時）は0.1 〜 0.5MPaの範囲内ですか？

温水器が正しく動作しませんので、必ず上記の範囲内であることを確認してください。

定格電圧の ± 10 ％以内ですか？
電圧

電圧が範囲内に収まっていないと、性能を十分に発揮できない場合や、故障・火災の原因にもなりますので、一時変動がある場合にも定格電圧の± 10 ％ 以内の電圧であることを確認してください。

EWM-14のメンテナンススペース
本製品のメンテナンス用スペースは、機器に対し左右に150mm 以上、前方て上方に50mm 以上、に600mm 以上必要です。

50mm
150mm

150mm
600mm

10

工事要領
施工する

施工する
1. 設置工事

警告
屋外に設置しないでください。
感電、故障の原因となります。
本体近くにガス類や引火物を近づけたり保管しないでください。
発火のおそれがあります。
湿気の多い場所や浴室には設置しないでください。
水が掛かったり結露が生じる場所で使用すると故障、感電のおそれがあります。

注意
温水器の満水質量に耐えられる十分な強度を持つ壁面に必ず垂直に設置してください。
故障の原因となります。

電気温水器の設置【軟質壁（ベニヤ板・化粧板・石膏ボードなど）に取付ける場合】①補強板や補強金具などで壁面を補強し、本体取付板を壁面に取付けます。
※取付寸法は付属の『取付寸法図』で確認してください。

コンクリート壁

補強金具
補強板

軟質壁
ボルトナット平ワッシャー＋スプリングワッシャーを必ず入れてください。

②付属の木ネジで本体取付金具を本体取付板に固定します。

11

本体取付板

工事要領
施工する

③温水器を本体取付金具に引っ掛けます。

引っ掛ける④付属の木ネジで温水器本体を本体取付板に取付けます。

12

工事要領
施工する

【硬質壁
（コンクリートなど）に取付ける場合】①カールボルトプラグで本体取付金具を直接壁面に取付けます。
※取付寸法は付属の『取付寸法図』で確認してください。

本体取付金具コンクリート壁

カールボルトプラグ

平ワッシャー＋スプリングワッシャーを必ず入れてください。

②温水器を本体取付金具に引っ掛けます。

引っ掛ける③カールボルトプラグで温水器本体を壁面に取
付けます。

13

工事要領
施工する

2. 配管工事注意
温水器本体および配管に乗ったり体重を掛けたり物を載せたりしないでください。
落ちてケガをしたり、漏水、故障の原因となります。
水道水以外は使用しないでください。
井戸水などを使用すると腐食などにより漏水するおそれがあります。
水道水に添加物を混ぜないでください。
健康を害したり、漏電、漏水、故障の原因となります。
給水接続配管はステンレス製もしくは銅製のものを使用してください。
漏水の原因となります。
満水にしてから通電してください。
故障の原因となります。
規定の使用水圧（静止時）にてご使用ください。給水圧が高い場合は必ず減圧弁を取り付けてください。
誤動作、故障の原因となります。
水の凍結が予想される所では凍結防止処置を施してください。
配管が破損するおそれがあります。
①下記の標準配管図を参考に配管を行ってください。

標準配管図

ビニールホース取付方法
フレキシブル出湯管取付方法
あふれ口

出湯管取付部

ビニールホース
ホースバンドパッキン
袋ナット

止水栓（★）

給水
ストレーナー（★）
フレキシブル出湯管(断熱シリコンチューブ付）

給水配管（★）
ビニールホース★＝お客様手配品※ 1：沸かし上げ中はビニールホースから水蒸気や水滴が出ますので、排水口空間を確保しシンク等へ向けて接続してください。
※ 2：排水管は耐熱性のものを使用してください。

14

工事要領
施工する

凍結防止処置
室温が0 ℃ 以下（氷点下）になるおそれがあるときは、
右図の斜線部（止水栓以降から給水口までの間）に凍結防止処置を施してください。

3. 電気工事

警告
必ずアース（D 種接地）工事を確認してください。
アース工事がされないと故障、漏電発生時に感電するおそれがあります。
定格電圧でお使いください。一時変動がある場合には± 10 ％以内の環境でお使いください。
故障、火災の原因となります。
アース線はガス管や水道管、および電話線や避雷針のアースに接続したり 、他の電気機器のアースと共用しないでください。
火災や爆発など事故の原因となります。
絶対に改造はしないでください。
火災、
感電、
やけど、
湯槽破損やケガの原因となります。
①アース（D 種接地）工事が行われていることを確認してください。

コンセント②アース端子が接続してあることを確認してください。
※接続されていない場合は、必ず管理技術者の方に依頼して取付けてください。

アース端子

15

工事要領
施工する

4. 施工後の確認
チェックリスト項目

チェック内容設置工事

温水器にがたつきはありませんか？

配管工事

電気工事

チェック

各配管、継手に漏水はないですか？
フレキシブル出湯管の接続部分にゆるみはありませんか？
電源プラグ付属の漏電遮断器は正しく作動しますか？

D 種接地工事は正しく行われていますか？

16

工事要領
試運転を行う試運転を行う注意
水道水以外は使用しないでください。
井戸水などを使用すると腐食などにより漏水するおそれがあります。
水道水に添加物を混ぜないでください。
健康を害したり、
漏電、漏水、故障の原因となります。
満水にしてから通電してください。
故障の原因となります。
規定の使用水圧（静止時）にてご使用ください。給水圧が高い場合は必ず減圧弁を取り付けてください。
誤動作、故障の原因となります。
電源プラグを抜くときは、コードを持たずプラグ本体を持って抜いてください。
感電、発火のおそれがあります。

1. 温水器に給水する①運転スイッチがOFFになっていることを確認してください。

②電源プラグがコンセントから外れていることを確認してください。

通電ランプが消灯していることを確認してください

コンセント
電源プラグ

17

工事要領
試運転を行う③温度調節ハンドルを あつい に、
沸上温度切替スイッチを省エネ（中温）に合わせます。
工場出荷時はそれぞれ あつい 、省エネ（中温）に設定されていますが、輸送など何らかの影
響で設定が変わっている場合がありますので確認してください。

省エネ（中温）に合
わせてくださいストッパーボタンを押しながら右へ回すに設※温度調節ハンドルを あつい（高温範囲）定するときは、点の位置からストッパーボタン
を押しながら右へ回してください。

④止水栓を全開にします。

ストッパーボタン

止水栓を全開にしてください⑤出湯レバーを 開 の方向に止まるまで回します。
止まるまで回す※レバーは途中で止めないでください。途中で止めると給水時間が長くなります。

途中で止めないで
ください

18

工事要領
試運転を行う

⑥出湯管からの通水状態※を見て、湯槽が満水になったか確認します。
※出湯管の口径とほぼ同じ太さの水が出ていれば、湯槽は満水状態です。

糸状、ひも状の細い水や、断続的に水滴がたれる程しか水が出ていない⑦満水の確認が出来たら 、出湯レバーを 閉 の方向に止まるまで回し 、温度調節ハンドルをぬるい に戻してください。

出湯管の口径とほぼ同じ太さの水が出ている

2. 試運転を行う①電源プラグをコンセントに差し込み 、電源プラ
グ付属の漏電遮断機能がON（右上のランプが消灯）になっていることを確認してください。

漏電ランプが消灯
していることを確認してください

コンセント

電源プラグ

②温水器の運転スイッチをONにして、通電ラン
プが点灯することを確認してください。
③沸かし上げが終了すると通電ランプが消灯します。
（沸き上がり時間はP.25『沸き上がり時間の目安』
参照）※沸かし上げ中はあふれ口から湯気や水滴が出ることがありますが、故障ではありません。

19

通電ランプが点灯することを確認してください工事要領
試運転を行う④ P.28『出湯温度の目安』を参考にして温度調節
ハンドルを調整します。

温度調節ハンドルを調整してください⑤出湯レバーを 開 の方向に止まるまで回し、出湯します。出湯管からお湯が出れば正常です。
設定温度に関わらず、お湯の出はじめに少量の熱湯が出る場合がありますので、注意 お湯に触れないでください。
やけどの危険があります。

お湯が出れば正常です⑥温度調節ハンドルを操作して湯温が変化する
ことを確認出来れば正常です。
確認の際には熱湯にご注意ください。
注意 やけどの危険があります。

温調ハンドルを操作して、湯温が変化するか確認してください

20

工事要領
試運転を行う3. 試運転後の確認
チェックリスト項 目
漏 水

チェック内容チェック

各配管、継手に漏水はないですか？
出湯レバーを開くと水やお湯が出ますか？

給 湯
温度調節ハンドルを操作して出湯すると、湯温が変化しますか？

以上で施工終了です。

21

取扱説明

取扱説明

正しく安全にお使いいただくため、必ずお読みください。

22

取扱説明
使用方法

使用方法
警告

定格電圧でお使いください。一時変動がある場合には± 10 ％以内の環境でお使いください。
故障、火災の原因となります。

100V 15A 以上のコンセントを専用でお使いください。
火災のおそれがあります。
電源プラグはコンセントに確実に差し込んでください。
火災のおそれがあります。
排水は必ず本体の電源を切ってから行ってください。
感電のおそれがあります。
交流 100V 以外で使用しないでください。
火災、感電の原因となります。
本体近くにガス類や引火物を近づけたり保管しないでください。
発火のおそれがあります。
濡れた手で電源の操作を行わないでください。
感電のおそれがあります。
給湯中とその直後は高温になっていますので、出湯管に直接触れないでください。
やけどのおそれがあります。

注意
温水器本体および配管に乗ったり体重を掛けたり物を載せたりしないでください。
落ちてケガをしたり、漏水、故障の原因となります。
水道水以外は使用しないでください。
井戸水などを使用すると腐食などにより漏水するおそれがあります。
水道水に添加物を混ぜないでください。
健康を害したり、
漏電、漏水、故障の原因となります。
出湯管の先端は絶対にふさがないでください。また、出湯管に泡沫器具やホース・浄水器など取り付けないでください。
あふれ口から熱湯が出てやけどをするおそれがあります。
あふれ口の先端は絶対にふさがないでください。
湯槽や配管が破損して漏水や故障の原因となります。
出湯レバーは途中で止めないでください。
あふれ口から熱湯が出てやけどをするおそれがあります。
温水器の満水質量に耐えられる十分な強度を持つ壁面に必ず垂直に設置してください。
故障の原因となります。
給水接続配管はステンレス製もしくは銅製のものを使用してください。
漏水の原因となります。
満水にしてから通電してください。
故障の原因となります。
飲用する場合は、やかんなどで沸かしてからお飲みください。
健康を害するおそれがあります。
規定の使用水圧（静止時）にてご使用ください。給水圧が高い場合は必ず減圧弁を取り付けてください。
誤動作、故障の原因となります。

23

取扱説明
使用方法

注意
長期間使用しない場合は湯槽の水を抜いてください。
水質が悪化するおそれがあります。
電源プラグを抜くときは、コードを持たずプラグ本体を持って抜いてください。
感電、発火のおそれがあります。

1. 使用前の準備と確認
ご使用の前に次の事をご確認ください。

チェックリスト項目

チェック内容チェック

近くにガス類や引火物がないですか？
本体まわり
本体の上には物などを載せていませんか？

2. 運転する

注意
温水器本体および配管に乗ったり体重を掛けたり物を載せたりしないでください。
落ちてケガをしたり、漏水、故障の原因となります。
水道水以外は使用しないでください。
井戸水などを使用すると腐食などにより漏水するおそれがあります。
水道水に添加物を混ぜないでください。
健康を害したり、漏電、漏水、故障の原因となります。
満水にしてから通電してください。
故障の原因となります。
規定の使用水圧（静止時）にてご使用ください。給水圧が高い場合は必ず減圧弁を取り付けてください。
誤動作、故障の原因となります。
を参照し湯槽に給水① P.17『温水器に給水する』
して、温水器本体や配管部からの漏水がないか確認してください。
漏水がないことを確認してください

24

取扱説明
使用方法

②電源プラグをコンセントに差し込み、電源プラ
グ付属の漏電遮断機能がON（右上のランプが消灯）になっていることを確認してください。

漏電ランプが消灯
していることを確認してください

コンセント

電源プラグ

③温水器の運転スイッチをONにして 、通電ラン
プが点灯することを確認してください。

通電ランプが点灯することを確認してください④沸かし上げが終了すると通電ランプが消灯します。
（沸き上がり時間は下記の『沸き上がり時
間の目安』
参照）
※沸かし上げ中はあふれ口から湯気や水滴が出ることがありますが、故障ではありません。

沸き上がり時間の目安
項目
型番

運転モード
（沸き上げ温度）

定格電圧

貯湯量（㍑）

標準ヒーター
容量（W）※1

EWM-14

省エネ（中温）たっぷり（高温）※ 1：沸き上がり温度 65 ℃
※ 2：沸き上がり温度 85 ℃

25※2

単相 100V

14

701

沸き上がり時間
給水温度

5℃

15 ℃

25 ℃

84 分

70 分

56 分

112 分

98 分

84 分

取扱説明
使用方法

3. 出湯する

警告
給湯中とその直後は高温になっていますので、出湯管に直接触れないでください。
やけどのおそれがあります。

注意
出湯管の先端は絶対にふさがないでください。また、出湯管に泡沫器具やホース・浄水器など取り付けないでください。
あふれ口から熱湯が出てやけどをするおそれがあります。
あふれ口の先端は絶対にふさがないでください。
湯槽や配管が破損して漏水や故障の原因となります。
出湯レバーは途中で止めないでください。
あふれ口から熱湯が出てやけどをするおそれがあります。
満水にしてから通電してください。
故障の原因となります。
飲用する場合は、必ず一度やかんなどで沸かしてからお飲みください。
健康を害するおそれがあります。

①出湯管の先端を出湯したい方向に向けます。

お湯を出したい方向に出湯管の向きを調整してください②温度調節ハンドルを ぬるい に合わせます。
低温の位置に合わせてください

26

取扱説明
使用方法

③出湯レバーを 開 の方向に止まるまで回します。
止まるまで回す

出湯レバーについて
出湯レバーは途中で止めないでください。
途中で止めるとあふれ口から熱湯が出ることがあります。
設定温度に関わらず、お湯の出はじめに少量の熱湯が出る場合がありますので、注意 お湯に触れないでください。
やけどの危険があります。
途中で止めないでください④お湯を出したまま温度調節ハンドルを徐々にあつい の方向に回し、湯温を調節しながらお使いください。
確認の際には熱湯にご注意ください。
注意 やけどの危険があります。

高温の方向に回しながら湯温を調節してください

高温出湯を行う場合は…
点の位置からストッパーボタンを押しながら
右（高温範囲）
へ回してください。
出湯後は温度調節ハンドルを ぬるいまで戻してください。
注意 やけどの危険があります。

ストッパー
ボタン

点の位置で止まったら、ストッパー
ボタンを押しながら回す

27

取扱説明
使用方法

4. 沸上温度切替スイッチの使い方

沸上温度切替スイッチを切り替えることで、沸き上がり温度を変更することが可能です。
ご使用状況に応じて、切り替えてお使いください。
（工場出荷時は省エネ（中温）モードに設定されてい
ます。
）
設定

沸き上がり温度

省エネ（中温）

約 65 ℃

たっぷり（高温）

約 85 ℃

夏場などお湯の使用量が少ないときには省エネ（中温）モード、冬場などお湯の使用量が多いときはたっぷり（高温）
モードでご使用いただくと便利です。

出湯温度の目安（給水温度 15 ℃、使用水圧（静止時）
0.1MPaの場合）
省エネ
（中温）
モード

たっぷり（高温）モード

約30℃
約15℃

約35℃
約45℃

約15℃

約60℃

約55℃

約80℃

※給水温度、使用水圧（静止時）などの条件により出湯温度は変化します。

連続出湯時間（給水温度 15 ℃、出湯温度約 40 ℃で出湯した場合）
省エネ（中温）
モード ：約 8 分
たっぷり
（高温）
モード ：約 11 分

28

取扱説明
長期間使用しないときは（排水の方法）

長期間使用しないときは（排水の方法）警告
濡れた手で電源の操作を行わないでください。
感電のおそれがあります。
給湯中とその直後は高温になっていますので、出湯管に直接触れないでください。
やけどのおそれがあります。

注意
出湯レバーは途中で止めないでください。
あふれ口から熱湯が出てやけどをするおそれがあります。
長期間使用しない場合は湯槽の水を抜いてください。
水質が悪化するおそれがあります。
電源プラグを抜くときは、コードを持たずプラグ本体を持って抜いてください。
感電、発火のおそれがあります。
長期間、温水器をご使用にならない場合には水質劣化を防ぐため、下記の手順に沿って湯槽内のお湯を抜いてください。
①運転スイッチをOFFにして電源プラグをコンセントから抜きます。

コンセント
電源プラグ

② P.28『出湯温度の目安』を参考に温度調節ハンドルを調整します。

温度調節ハンドルを調整してください29

取扱説明
長期間使用しないときは（排水の方法）③出湯レバーを 開 の方向に止まるまで回し、出湯します。

止まるまで回す

出湯レバーについて
出湯レバーは途中で止めないでください。
途中で止めるとあふれ口から熱湯が出ることがあります。

途中で止めないでください④出湯温度が低くなったら、出湯レバーを 閉 の方向に止まるまで戻し、止水します。

止まるまで戻す

途中で止めないでください⑤止水栓を完全に閉めます。

止水栓を完全に
閉める

30

取扱説明
長期間使用しないときは（排水の方法）⑥ビニールホースをあふれ口から排水口に付け替えます。

ホースはしっかりと差し込んでください※ビニールホースの先端はシンク等に向けて接続してください。
排水口
オーバー
フロー口

ビニールホースを排水口に付け替えてください⑦出湯レバーを 開 の方向に止まるまで回します。
止まるまで回す

途中で止めないでください⑧排水栓のツマミを回して排水します。
※排水を行うときは、
必ず排水口空間を確保してください。

ツマミを左に回す
排水はシンク等に受けてください31

取扱説明長期間使用しないときは（排水の方法）⑨排水が終わったら、排水栓のツマミを回して排水口を閉めます。

右に回して排水栓を閉めます⑩出湯レバーを 閉 の方向に止まるまで戻します。
⑪ビニールホースを排水口からあふれ口に戻します。

止まるまで戻す

途中で止めないでください

お願い
排水管は耐熱性のものを使用してください。
温度調節ハンドルを長期間動かさないと、水アカの付着などによりハンドルが動かなくなる
ことがありますので、定期的にハンドルを動かしてください。
湯槽が空のときには運転スイッチを ON にしないでください。
故障の原因となります。

32

取扱説明
お手入れの方法

お手入れの方法
警告
本体近くにガス類や引火物を近づけたり保管しないでください。
発火のおそれがあります。
濡れた手で電源の操作を行わないでください。
感電のおそれがあります。
給湯中とその直後は高温になっていますので、出湯管に直接触れないでください。
やけどのおそれがあります。

注意
電源プラグを抜くときは、コードを持たずプラグ本体を持って抜いてください。
感電、発火のおそれがあります。

保守点検項目と実施の目安
点検項目

点

検

内

容

コードが熱を持っていないこと 、損傷および劣化していない
こと 、プラグの締め付け部にゆるみなどの異常がないことを
コードおよびプラグ 確認してください。トラッキング現象による火災防止のための点検に、運転スイッチをOFF にして電源プラグをコンセントから外し 、コンセントの周りやプラグを乾いた布等で清掃してく
ださい。

点検の目安

1 回／月

漏電遮断器の動作確認

P.34『漏電遮断器の動作確認』を参照し 、漏電遮断器の動作確認を行ってください。

漏水全般についての点検

本体および各配管接続部から漏水のないことを確認してくだ
さい。

1 回／日

湯槽内部の清掃P.17『温水器に給水する』やP.29『長期間使用しないときは（排水の方法）』を参照し 、湯槽内の水を強制的に入れ替えてくだ
さい。

1 回／年

注）長期間ご使用にならない場合は凍結による湯槽の破損や水質変化防止のため、P.29『長期間使用しないときは（排水の方法）』
をご参照の上、湯槽内の湯を排水してください。

33

取扱説明
お手入れの方法

漏電遮断器の動作確認①アース線が切れていないか、外れていないか確認してください。
②漏電遮断器のテストボタンを押して、漏電ラン
プが点灯することを確認してください。

切（テスト）ボタンを押して漏電ランプが点灯すれば正常です

電源プラグ

切（テスト）ボタン③リセットボタンを押して、漏電ランプが消灯すことを確認してください。

入（リセット）ボタンを押して漏電ラン
プが消灯することを確認してください

電源プラグ

入（リセット）ボタン

外装のお手入れ水に浸して固く絞った布で 、汚れがひどいときは適量に薄めた中性洗剤に浸して固く絞った布で拭いてください。薬品やクレンザーなどは使用しないでください。

34

取扱説明
こんなときは

こんなときは故障かな？と思っても実際には製品の故障でないことがありますので、修理を依頼される前に下表を参考にしてチェックしてください。
点検するときは、
やけどや感電にご注意ください。
ご不明な点や不具合が見つかった場合は直ちに運転を中止し、アフターサービス窓口までご連絡
ください。

状

況

ご確認ください対処方法

確実に差し込んである場合でも、結線部が断電源プラグは確実にコンセン線していることもありますので、点検してくトに差し込んでありますか？
ださい。
運転スイッチがOFFの場合はONにしてくだ
さい。
運転スイッチが OFF になってONにしても通電ランプが点灯しない場合は、いませんか？
電源プラグを抜き、アフターサービス窓口までまでご連絡ください。
温度調節ハンドルを「あつい」に合わせ、出湯
レバーを全開にして、通水状態を確認してく
温水器に給水されていますか？ ださい。
（満水状態ですか？）→ P.17『温水器に給水する』参照。
また、瞬間式ではありませんので沸き上がるまで時間がかかります。
湯が沸かない湯にならない電源プラグ付属の漏電遮断器が切（漏電ラン
電源プラグ付属の漏電遮断器
プ点灯）の場合は 、リセットボタンを押してが OFF または切 にな っ ていま入（漏電ランプ消灯）にしてください。
せんか？
→ P.34『漏電遮断器の動作確認』参照。
本器には「空焚き検出」および「過昇温検出」（サーモスタットのトラブル時などに発生するオーバーヒート防止）兼用装置が装備され過昇温防止装置が作動してい
ています｡
ませんか？
復帰するには温水器の運転を停止し、管理技術者の方にご依頼ください。
→ P.37『リセットの方法』参照。
電圧が誤っていませんか？

本器を200 Ｖで使用すると電源プラグ付属の過電圧保護機能が作動し、電源を遮断します。
正規の電圧でご使用ください。

ヒーターの導通を測ってください。故障のヒ ー タ ー の故 障 ではありませ場合は、アフターサービス窓口までご連絡くんか？
ださい。
設定温度が低くありませんか？

温度調節ハンドルを希望の温度になるよう調整してください。

湯温が低いまた 湯 を大 量 に使 用 した直 後 では 瞬間式ではありませんので沸き上がるまでは沸き上がり時 ありませんか？
時間がかかります。
間が長すぎる秋から冬にかけては水温が急激に下がりる
水温が低くありませんか？
ため、沸き上がり時間が長くなります。
→ P.25『沸き上がり時間の目安』参照。

35

取扱説明
こんなときは状

況

ご確認ください
断水ではありませんか？

対処方法
断水が終わるまでお待ちください。

ストレーナーなどが詰まっている可能性が
湯量が少ない給 水 量 が不 足 しているのではありますので 、管理技術者の方に依頼し 、清湯も水も出ない ありませんか？
掃を行ってください。
止水栓が閉まっていませんか？ 閉まっていたら開けてください。
設置直後ではありませんか？

設置直後などは工事の際の切削油等が流入することがありますので、水をしばらく出し
続けてください。

湯が臭い
湯が汚れている 長 期 間 の休 止 後 ではありませ 休止後は水の汚れや配管内の錆が出ることんか？
があります。湯槽内の水を入れ替えてくだ
断水直後ではありませんか？
さい。
出湯レバーが途中で止まって 途中で止まっている場合は「開」「閉」どちらいませんか？
かにレバーを動かしてください。

あふれ口から水またはお湯が出湯管が詰まっている可能性がありますの
ずっと出ている 出湯管から出る水、またはお湯 で、アフターサービス窓口までご連絡くださの量が少なくありませんか？
い。

漏水している本体からですか？

止水栓を閉め、運転スイッチをOFFにしたあと、アフターサービス窓口までご連絡ください。

配管接続部からですか？

各配管接続部を締め直してください。

温水器本体から沸し上げ中ですか？
音がする

沸し上げ中は湯温の上昇に伴って湯沸器本体から沸し上げ音がする場合がありますが、故障ではありません。

配管を固定していないと水圧の変動「ウォー
給水時、温水器 給水管に30cm 以上フレキ管を使 ターハンマー」の影響が直接出ることがあ
本体や配管が振 用しているか、配管支持がされて りますので 、固定してください。フレキ管いないのではありませんか？
の場合は給水抵抗を少なくするよう 、Rを動音を発する
大きくするなど曲げ方を工夫してください。

その他の不具合について

その他の不具合は、
アフターサービス窓口までご連絡ください。

36

取扱説明
こんなときはリセットの方法
管理技術者の方のみ

警告
リセット操作時以外は前面カバーを開けないでください。
感電、やけどのおそれがあります。
給湯中とその直後は高温になっていますので、出湯管に直接触れないでください。
やけどのおそれがあります。
作業時は手袋を着用してください。
思わぬ事故のおそれがあります。

※この操作は本器内部を操作しますので販売店もしくはサービス店など、専門の技術者へご依頼ください。
EWM-14には「空焚き検出」および「過昇温検出」（温度調節器のトラブル時などに発生するオーバー
ヒート防止）
兼用装置が装備されています｡ 何らかの理由で作動し 、運転が停止した場合には 、下記の手順でリセット操作を行ってください。
①運転スイッチをOFFにして電源プラグをコンセントから抜きます。

コンセント
電源プラグ

②温度調節ハンドル、出湯レバーに付いているキャップを、先のとがったもので外します。

先のとがったものでキャップを外してください

37

取扱説明
こんなときは③キャップを外したら 、固定ネジをそれぞれ外し、温度調節ハンドル、
出湯レバーを取り外します。

④前面カバー取付けネジ（6 箇所）をゆるめます。
※ネジは紛失防止のため 、外れない構造になっています。

ネジを外してください

前面カバー取付けネジをゆるめてください

前面カバー
取付けネジ

⑤前面カバーをゆっくりと外します。

⑥十分に温度が下がってから右図の過昇温リ
セットボタンを押してください。

⑦外したときと逆の手順で前面カバー、前面カバー取付けネジ、
温度調節ハンドル、出湯
レバーをそれぞれ取付けて終了です。

押す

38

取扱説明
アフターサービス

アフターサービス
消耗品の定期交換について
下記記載の部品は定期的に交換が必要な消耗部品です。劣化による動作不良や漏水を防止するため定期的に交換してください。
（下表参照）
交換（有償）、購入のご依頼はアフターサービス窓口まで
ご依頼ください。
部品名

交換時期の目安

交換いただく理由

逆止弁
弁・パッキン

温調バルブ

O リング・パッキン類

交換・設置日より
3 〜 5年

ヒーター
過昇温防止スイッチ

電装部品

ケーブル・コード・配線類
その他電装類

その他

交換・設置日より
5 〜 7年

長期間ご使用いただくことにより、経年劣化やス
ケール※による動作不良や漏水を起こす可能性があります。漏水が起きた場合大きな被害を与えることがありますので、交換することによりそれらを防止します。
（※水道水中のミネラル分が固着したもの。）

ビニールホース※使用頻度、環境によっては交換が早まる場合があります。

補修用性能部品について

本製品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後 7 年です。

修理をご依頼の際には修理をご依頼されるときは 、P.40の故障状況シートの必要事項にご記入いただき、お電話またはインター（ 型番や製造番号
ネット、FAXにてご連絡ください。
等は本体貼り付けの保証票に印刷されていますので、故障状況シートへ転記してください。）

アフターサービス窓口
TEL〈全国共通ナビダイヤル〉
ご連絡の際には使用製品の型番・製造番号等の情報をご用意ください。

受付時間：24 時間 365 日（営業時間：8：45 ～17：45）
一般電話・公衆電話の場合は市内電話料金でご利用可能、携帯電話からも接続可能です。

【ナビダイヤルに関するご注意】※ナビダイヤルは通話料のみでご利用できます。※電話窓口が混雑している場合、アナウンスが流れた後、話中の音が流れる
場合があります。その場合には、時間をおいて再度おかけ直しください。※ＰＨＳ、ＩＰ電話からはご利用になれません。その場合、以下の窓口にお問い合わせください。
関東地区のお客様：03（3621）2161

関東地区以外のお客様：裏表紙記載の最寄りの営業所・地区販売会社にお問い合わせください。

インターネット 〈インターネット修理受付窓口〉

https://www.itomic.co.jp/repair/
インターネットのフォームにて修理のご依頼を受け付け致します。入力内容のご確認および訪問日のご調整のため、お申込み頂いた翌営業日に担当者よりご連絡を差し上げます。

FAX〈FAX 修理受付窓口〉 03（3621）2163

FAX で修理のご依頼を受け付け致します。P.40 の故障状況シートに記載の上、最寄りの営業所・地区販売会社へお送りください。
（裏表紙に記載）

39

取扱説明
MEMO

故障状況シート
貴

社

名

ご

住

所

T

E

L

ご担当者名
F

製 品 型 番

EWM-14電源、電力単相 100V 701W

設 置 場 所状

A

X

製 造 番 号
保 証 期 限

態

40

取扱説明
MEMO

41

【無料修理規定】
本規定は、保証票に記載された製品につき、納入から3年の間に故障が発生した場合、下記記載内容に基づいて無料修理を行うことをお約束するものです。保証票に記載された製造番号をご提示の上、アフターサービス窓口
までご依頼ください。

1．取扱説明書・製品本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障が発生した場
合には無料修理いたします。
2．保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、アフターサービス窓口にご依頼の上、修理に際して保証票に記載された製造番号をご提示ください。なお、遠隔地（離島および離島に準ずる遠隔地）への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
3．ご転居の場合は、事前にアフターサービス窓口にご相談ください。
4．補償範囲は機能部とその付属品のみで、配管類は含みません。
5．保証期間内でも次の場合は保証の対象とならず、有料修理となります。
（ 1 ）お 客様が取扱説明書・本体貼付ラベル等に記載された手順・注意を守らなかったことによる不具合
や、部品・湯槽内の清掃など日常のお手入れを行わなかったことによる不具合※1（ 2 ）Oリング・パッキン類の摩耗・劣化による不具合や、電池の消耗による不具合（ 3 ）工事要領に指示する方法に基づかない施工や工事設計による不具合※2（ 4 ）輸送・搬入・移動の際の落下・転倒・接触等による不具合（ 5 ）専門業者以外による移動・分解・修理・改造などによる不具合（ 6 ）指定規格以外の電気（電圧・周波数など）の使用や電力契約の間違いによる不具合（ 7 ）温泉水・井戸水など水道水以外の水を給水したことによる不具合（ 8 ）設備側の排水不良等による冠水により生じた不具合（ 9 ）電気・給水の供給トラブル等による不具合（10）配管の錆・砂・ゴミ等異物の流入による不具合（11）建築躯体の変化などに起因する不具合や、塗装の色あせなどの経年変化またはご使用に伴う摩耗等による外観上の不具合（12）火 災、爆発等の事故、地震・津波・噴火・風水害・雷などの天災や地変、煤煙、降灰、酸性雨、凍結、海岸付近や温泉地等の地域における腐食性の空気環境、ほこり、異常電圧、異常電磁波、ねず
み・鳥・昆虫などの動物の行為、または戦争・暴動など破壊行為による不具合（13）保証票の提示が無い場合
6．無料修理により交換された部品や製品は（株）日本イトミックの所有となります。
7．製品の保証は日本国内におけるご使用の場合のみ有効です。
※1：日常のお手入れとはお客様ご自身で行えるもののほかに、設備業者や管理技術者に依頼が必要なものがございます。製品や部品によってお手入れ方法や時期が大きく異なりますので、取扱説明書やラベル等を必ずご確認いただくとともに、不明点はアフターサービス窓口にご相談ください。
※2：製品によって施工方法や注意事項が大きく異なりますので、施工時には工事要領を必ずご確認いただくとともに、不明点はアフターサー
ビス窓口にご相談ください。

■お客様へ
1．製品をお受け取りになる際は、製造番号が記載されている保証票が貼り付けられていることを確認してください。
2．保証票の再発行はいたしません。
3．機器が正しく運転しない場合や不調な場合は、修理ご依頼の前に「こんなときは」の項をご覧ください。
4．無 料修理期間経過後の故障・修理等につきましては、「アフターサービス」の項をご覧いただくか、アフターサービス窓口までお問い合わせください。
5．保証票によって、保証票を発行している者（保証責任者）およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

42

《担当エリアと営業所・地区販売会社》
本社・営業本部・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・TEL ：03（3621）2121（代）FAX：03（3621）2130〒 131-0045 東京都墨田区押上 1-1-2（東京スカイツリーイーストタワー 24F）
ホームページ https://www.itomic.co.jp/《修理に関するお問い合わせ》
ご連絡の際には使用製品の型番・製造番号等の情報をご用意ください。

北海道地区・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ TEL ：011（615）6681（株）北海道イトミック
FAX：011（615）7004〒 063-0801 北海道札幌市西区二十四軒 1 条 5-1-10（ラポ－ル 24 軒 2 号館）
担当エリア：北海道地区全域
東北・新潟地区・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ TEL ：022（773）6161（株）東北イトミック
FAX：022（773）6213〒 981-3125 宮城県仙台市泉区みずほ台 4-3
担当エリア：青森県／岩手県／秋田県／山形県／宮城県／福島県／新潟県
関東地区・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ TEL ：03（3621）2121（株）日本イトミック
FAX：03（3621）2130〒 131-0045 東京都墨田区押上 1-1-2（東京スカイツリーイーストタワー 24F）
担当エリア：東京都／千葉県／埼玉県／茨城県／栃木県／群馬県／山梨県／神奈川県／静岡県【ナビダイヤルに関するご注意】※ナビダイヤルは通話料のみでご利用できます。
※電話窓口が混雑している場合、アナウンスが流れた後、話中の音が流れる場合があります。その場合には、時間をおいて再度おかけ直しください。
※ＰＨＳ、ＩＰ電話からはご利用になれません。関東地区のお客様は以下の窓口、その他の地域のお客様は最寄りの営業所もしくは地区販売会社まで直接お問い合わせください。
関東地区お問い合わせ・・・・・・・・・・・・・・・・TEL ：03（3621）2161
FAX：03（3621）2163《保守契約に関するご相談》
弊社製品を永くお使いいただくためにはメンテナンス契約が有効です。詳しくは下記の弊社リニューアル課までご連絡ください。
また、部品のご注文はアフターサービス窓口で承っています。
リニューアル部・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・TEL ：03（5860）4992
FAX：03（3621）2163

中部・北陸地区・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ TEL ：052（222）2561（株）日本イトミック 中部営業所
FAX：052（222）2559〒 460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内 1-4-12（アレックスビル 3F）
担当エリア：富山県／石川県／福井県／岐阜県／愛知県／三重県／長野県
近畿地区・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ TEL ：06（6226）0800（株）日本イトミック 関西営業所
FAX：06（6226）0802〒 541-0048 大阪府大阪市中央区瓦町 3-4-7（KC ビル 9F）
担当エリア：大阪府／京都府／滋賀県／和歌山県／奈良県／兵庫県
中国・四国地区・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ TEL ：082（240）1361（株）日本イトミック 中国営業所
FAX：082（240）1363〒 730-0051 広島県広島市中区大手町 2-3-9（大手町中村ビル 2F）
担当エリア：鳥取県／島根県／岡山県／広島県／山口県／香川県／徳島県／愛媛県／高知県
九州・沖縄地区・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ TEL ：092（481）3911（株）日本イトミック 九州営業所
FAX：092（481）3930〒 812-0007 福岡県福岡市博多区東比恵 3-28-5
担当エリア：福岡県／佐賀県／長崎県／大分県／熊本県／宮崎県／鹿児島県／沖縄県※本書に記載の内容は、製品の改良や仕様の変更などにより予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

WM00D10002-12

この印刷物は、再生紙と植物油インクを使用しています。

'19.05-10-1-6 I