市川市文化会館

No.329

舞台照明設備改修

施設概要

大ホール

客席から舞台大ホール

舞台から客席所 在 地 ･･･････････････ 〒272-0025 千葉県市川市大和田1-1-5
Ｔ Ｅ Ｌ ･･･････････････ 047-379-5111
施
主 ･･･････････････ 市川市
設
計 ･･･････････････ 株式会社佐藤総合計画
竣
工 ･･･････････････ 1985年7月
契約工期 ･･･････････････ 2021年5月〜2022年3月
リニューアルオープン ･･･ 2022年4月

建築概要
敷地面積 ･･･････････････ 10,444.01㎡
建築面積 ･･･････････････ 6,685.53㎡
延床面積 ･･･････････････ 20,117.35㎡
階
数 ･･･････････････ 地上4階 地下2階
構造 ･･･････････････ 鉄骨鉄筋コンクリート造

改修概要
設備の経年劣化に伴い、機器の性能の改善を目的とし、負荷設備、調光装置を交換・新設。
近年の多彩な照明演出に対応可能な設備にリニューアルしました。
負荷設備
天井反射板ライト、ボーダーライト、間接照明（大ホール）
をLED化
コンセント、ケーブル等を改修・交換
調光装置
カラーLED制御、ネットワーク対応の照明操作卓を導入
ムービングライト制御対応の照明操作卓を導入
制御信号をネットワーク化し、多チャンネルの機材への対応も可能
ネットワークシステムラックを改修
主幹盤、調光器盤等を改修
移動形調光器を新設
外観

大ホール

舞台から客席下手

大ホール概要客
舞席 ････ 1,758席（1階1,190席／2階568席）
・（車椅子席14席／移動席スペース使用）
台 ････ 間口 20ｍ 奥行 19ｍ 高さ10ｍ

設備概要
舞台照明用設備容量（Tr）新設 ････ 3φ4ω 105V／182V 50Hz 500kVA
舞台照明用設備容量（Tr）新設 ････ 1φ3ω 105V／210V 50Hz 60kVA
持込機器電源設備容量 新設 ･･････ 1φ3ω 105V／210V 50Hz 60kVA
舞台調光器 改修････････････････････ 3kW×322台（調光モニタリングシステム対応／予備含む）、調光321回路、直（100V）
63回路、直（単三）14回路
移動形調光器 新設 ･･････････････ 1.5kW×3回路×34台（MAX 3kW）

（インテリジェント機能付）

LED天井反射板ライト

CR-N-LEDⅡ-300

第1天反：54灯設備、第2天反：26灯設備
ハロゲン300W相当の明るさ
定格消費電力200W（4灯制御）

交換

狭角タイプ
平均演色評価数Ra93（代表値）
インテリジェント機能付

LEDボーダーライト
第1〜3ボーダーライト
各18台設備R,G,B,LB+W

BL-2c

交換

定格消費電力148W
平均演色評価数Ra97（代表値）
インテリジェント機能付

照明操作卓F240

交換

ネットワークシステムラック

改修

カラー LED制御、ネットワークに対応した
照明操作卓 F240を採用しました。
コントロールCH ･･･････ 4096CH
コントロールDIM ･･････ 4096DIM
プリセットフェーダ ････ 20本×3段プリセット×5台 100CH（ジョイン
ト機能、フラッシュ機能、P/F切替機能）
制御機材数 ････････････ 最大100台
カラーLED制御 ････････ カラーピッカ、エンコーダ、カラースウォッチ
パレット記憶数 ････････ 250パレット
ショーデータ数 ････････ 1000ショーデータ
シーン記憶数 ･･････････ キューデータ、サブデータ、チェイスデータ、トータル3000シーン/1ショーデータ
キューリスト数 ････････ 1000キューリスト
パート数 ･･････････････ 10パート
サブフェーダ ･･････････ 20本 100ページ、キュー、サブ、チェイス、トータル3000シーン
チェイス ･･････････････ 100パターン、キュー、サブ、チェイス トータル3000ステップ
マクロ数 ･･････････････ 999マクロ
パッチ ････････････････ 4場面+AUX(客電）表形式表示画面（DIM−CH
CH-DIM）、グラフィック表示画面

カラーLED操作 ･･･ 再生：キュー、パレットによる再生
パッチ：パッチFixture（機材を100台までパッチ可能）
Fixtureグループ 999
外部記憶 ･････････ USBメモリ（FAT16、FAT32）
データ互換 ･･･････ JASCII
ディスプレイ ･････ 17型カラータッチパネル×2台
調光制御信号 ･････ DMX512／1990、Ethernet（DMX信号とEthernetは、パラレル出力）
DMX信号2系統、Ethernet（DMX信号8系統）3系統目以降はEthernetのみ
外部入力調光信号 ･･DMX512／1990、EthernetDMX
信号2系統、Ethernet（DMX信号2系統）
バックアップ ･････ バックアップCPU方式
客席灯操作部 ･････ 客席自動調光操作SW×1系統、客席手動フェーダ×10、客席自動／手動切替SW×10、作業灯SW×4組

18156,000

1189419106B1F

3,500 2,500

6,000

6,000

1111167152434,100 2,000 3,300

75 131211431714125 131529 28 27

25 23 213332

4,100

6,000

6,000

1626 24 22

4,10015

カラースウォッチには19色のフィルタ相関DMXレベルが登録済み作成したレベルやカラーをパレットに登録し、スムーズな再生が可能
LED機材などをライブラリから選択することでパッチが可能
プリセットフェーダ操作部は、セパレートタイプ

3134

20103530

191,600 5,100 1,400 3,500 500 4,800

平断面図（単位：㎜）

2,500 3,500 3,500

従来の使い慣れた操作性を継承し、マウス・タッチパネルで操作が可能
カラーLED機材、チャンネル、ディマーをグラフィカルに表示、選択操作が可能
カラーピッカで直感的な色づくり、作成したカラーをカラースウォッ
チに登録が可能

受電盤・分岐主幹盤・ 改修
調光器盤・調光制御盤

36
1

断面図
6,000

6,000

改修
1 フットライト
改修
2 フットライト用溝内コンセント
改修
3 花道フットライト
改修
4 花道フットライト用溝内コンセント
改修
5 揚幕フロアーコンセント改修
6 舞台前フロアーコンセント
改修・交換
7 舞台袖フロアーコンセント
改修
8 舞台後フロアーコンセント
改修
9 ロアホリ前フロアーコンセント

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

交換
10 ロアーホリゾントライト
改修
11 ロアホリ用フロアーコンセント
12 オーケストラピットコンセント 既設・改修・交換
改修・新設
13 客席ウォールコンセント
新設
14 客席DMX信号コネクタ盤（1階）新設・交換
15 舞台袖DMX信号コネクタ盤
交換
16 DMX用フロアーコンセント交換
17 舞台袖操作パネル
新設
18 持込機器電源盤

6,000

（2階）
19 天井反射板ライト
20 トーメンタルライト
21 第1ボーダーライト
22 第1サスペンションライト
23 第2ボーダーライト
24 第2サスペンションライト
25 第3ボーダーライト
26 第3サスペンションライト
27 第4サスペンションライト

6,000

6,000

既設・交換・新設
改修・交換
既設・交換・新設
既設・交換・新設
既設・交換・新設
既設・交換・新設
既設・交換・新設
既設・交換・新設
既設・交換・新設

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

28 第5サスペンションライト 既設・交換・新設
29 アッパーホリゾントライト 既設・交換・新設
既設・交換・新設
30 フロントサイドライト
31 プロセニアムサスペンションライト 既設・交換・新設
32 客席サスペンションライト 既設・改修・交換・新設
改修・交換・新設
33 第1シーリングライト
改修・交換・新設
34 第2シーリングライト
35 センターピンスポットライト 既設・交換・新設
交換
36 照明操作卓

小ホール

設備概要
舞台照明用設備容量（Tr）新設 ････ 3φ4ω 105V／182V 50Hz 200kVA
舞台調光器 改修 ････････････････ 3kW×144台（調光モニタリングシステ
ム対応／予備含む）、調光141回路、直43回路

小ホール概要席 ････ 413席（車椅子席6席／移動席スペース使用）
台 ････ 間口13ｍ 奥行13.2ｍ 高さ6ｍ

舞台から客席下手

照明操作卓

F240

平断面図

126,250

676,25014131423 22交換

35 11※大ホールと同仕様

21 19 20 18

25

17

15

4,100

158

10 9
13

34,1008

25 11

4BL-2c

第1〜2ボーダーライト各13台設備

6,150

710交換

26242716
194,800

13CR-N-LEDⅡ-300※大ホールと同仕様

136,250

6,250

22灯設備

LEDボーダーライト交換プリセットフェーダ ･･･ 20本×3段プリセット×4台 80CH
※その他、大ホールと同仕様（単位：㎜）

LED天井反射板ライト

3,000 1,100

客舞

2F

断面図
6,000

1 フットライト
2 フットライト用溝内コンセント
3 花道フットライト
4 花道フットライト用溝内コンセント
5 揚幕フロアーコンセント
6 舞台前フロアーコンセント7 舞台袖フロアーコンセント

6,000

改修
改修
改修
改修
改修
改修
改修

6,000

6,000

2,500 3,500

6,000

3,500

改修
8 舞台後フロアーコンセント
交換
9 ロアーホリゾントライト
改修
10 ロアホリ用フロアーコンセント
改修・新設
11 客席ウォールコンセント
新設
12 客席DMX信号コネクタ盤（3階）交換・新設
13 舞台袖DMX信号コネクタ盤交換
14 舞台袖操作パネル（3階）
15 天井反射板ライト
16 トーメンタルライト
17 トップスポットライト
18 第1ボーダーライト
19 第2ボーダーライト
20 第1サスペンションライト
21 第2サスペンションライト

6,000

既設・交換・新設
改修・交換
交換・新設
既設・交換・新設
既設・交換・新設
既設・交換・新設
既設・交換・新設

6,000

6,000

2,500 3,500

3,500

22 第3サスペンションライト 既設・交換・新設
23 アッパーホリゾントライト 既設・交換・新設
新設
24 フロントサイドライト
改修・新設
25 シーリングライト
改修・新設
26 センターピンスポットライト
交換
27 照明操作卓

撮影 株式会社エスエス企画

YP-AQQFBBQA