NH1Ver.4.0S 自家発電設備の出力算定ソフトウェア
一般社団法人 日本内燃力発電設備協会
１．自家発電設備の出力算定ソフトウェア（NH1）とは自家発電設備の出力算定ソフトウェア（NH1Ver.4.0S ）は，日本内燃力発電設備協会規格 NEGA C
201 の一般式に基づいて作成されたパソコンでご利用いただくソフトウェアです。
２．なぜ自家発電設備には，出力算定が必要なのか？
①

自家発電設備（自家発）から電力を供給する負荷には，屋内消火栓設備，排煙設備，エレベーターなど，始動時（図 1；①）と②定常運転時（図 1；②）で自家発に要求する電力が変わるものが 出あります。

力

このような負荷が複数あると，それらを同時に始動する場合や時間をずらして始動する場合など始動のタイミングにより自家発に要求する電力は変動します。

始動時

定常運転時

このことから，自家発の出力を検討する場合には，負荷の定常運転時（②）の合計では不十分となる場合があります。

図 1－設備の運転モデル

３．NEGA C 201 とは負荷から，自家発電設備の出力を算定する手順を規定したものです。
この規格では，負荷を１台ずつ投入する場合やいくつかの負荷を同時に投入する場合など，負荷の投入順序により最大最終投入方式と順次投入方式の２つの計算方法が規定されております。
(1) 最大最終投入方式

最後に投入される負荷

負荷の投入順序に関係なく，始動時に最も発電機及び原動機の出力を必要とする負荷を選び出し，その負荷が最後に投入（他の負荷は定常運転中）される場合の出力算定を最後に投入される負荷以外の負荷行うものです。
（図 2 参照。
）

図 2－最大最終投入方式のモデル(2) 順 次 投 入 方 式
負荷の投入順序を決め，その順序で負荷が投入される場合の出力算定を行うものです。
（図 3 参照。
）

四番目に投入される負荷
三番目に投入される負荷

図 3 のモデルでは，二番目に投入される負荷の投入時に最も発電機及び原動機の出力を必要とすることから二番目の負荷が投入される場合の出力算定を行います。
二番目に投入される負荷＊NH1 では，投入方式を選択することにより「最大最終投入方式」「順次投入方式」，のどちらでも出力算定が行えます。

一番目に投入される負荷

図 3－順次投入方式のモデル

この規格では，一般に用いる「一般式」と計画の初期段階等で簡便に出力算定を行う場合に適用できるものとして「簡易式」を規定しています。NH1 では，一般式を使用しています。

1/5

出力算定の手順は，次のとおりです。
出力算定の開始
負荷表の作成必要発電機出力の選定

分負荷の計算必要原動機出力の選定

発電機出力の決定

必要原動機出力で発電機を駆動できることを確認
Yes

MR’ ≧1

No

MR’ ＜1MR＝１として必要原動機出力を逆算。

原動機出力の決定
出力算定の終了
図 4－出力算定の計算フロー
４．NH1 の特徴
NH1 は，NEGA C 201 で規定する計算法（一般式）により自家発の出力を算定するソフトウェアです。
(1) 最大最終投入方式と順次投入方式のどちらでも出力算定を行えます。
(2) 原動機の種類や諸条件を設定し，負荷表（様式-2 又は様式-12）を入力することにより容易に計算が行えます。
(3) 計算用諸元値の変更は，許される範囲で容易に行えます。
(4) 負荷機器の始動方式の変更や同時に始動する負荷の変更など容易に検討を行え，適切な自家発電設備の出力算定が行えます。
(5) 計算書の信頼性の確保のために「登録会社名」と「登録番号」を付けて利用者に配布し，帳票にはこれらが印字されることにより，NH1 を使用した出力算定結果であることと，その出所を明らかにします。
(6) 自家用発電設備専門技術者が，作成することにより，さらに信頼性の高い計算書となります。
(7) この出力算定ソフトウェアは，一般社団法人日本内燃力発電設備協会が著作権・所有権を保有しています。

2/5

５．Ver.4.0S の主な変更点（Ver.3.1V からの変更点）(1) 対応 OS の変更① Microsoft Windows８(64bit)② Microsoft Windows8.1(64bit)③ Microsoft Windows10(64bit)④ Microsoft Windows11(64bit)※ただし，タッチパネル機能（Windows８系以降）には対応しておりません。
(2) トップランナーモータの諸元値を追加
一般建築設備に設置される電動機（産業用モータ）が省エネ法のトップランナー制度の「特定機器」に追加され，2015 年 4 月より規制が実施されるトップランナーモータの諸元値を次のとおり追加しました。
① 低圧誘導電動機
低圧誘導電動機（トップランナーモータ）

記号：MLT

記号及び諸元値を追加。
低圧誘導電動機（トップランナーモータ以外） 記号：MLO
記号を変更。
（従来の低圧誘導電動機 記号：ML を MLO に変更。
）
② インバータ電動機
インバータ電動機（トップランナーモータ）

記号：VFT

記号及び諸元値を追加。
インバータ電動機（トップランナーモータ以外）記号：VFO
記号を変更。
（従来のインバータ電動機 記号：VF を VFO に変更。
）
(3) 旧バージョンとの互換性① Ver.3.1 と Ver.3.1V のファイルとは互換があります。
② 旧バージョンデータ読込時のご注意
保存時には，自動的に Ver.4.0S のファイル名（拡張子『.NHF』）となります。

Ver.3.1 及び Ver.3.1V のデータを読込んだ場合；Ver.3.1 及び Ver.3.1V も拡張子『.NHF』のためファイル名を変更しないと上書きされます。
６．プロテクトキー
このソフトには，「コピー防止機能」（プロテクトキー）がついています。
プロテクトキーは，USB メモリータイプの『USB キー』となります。
（メモリーとしての使用及びキーのインストールは，できません。
）

3/5

７．動作環境
Microsoft Windows８／8.1／10／11 が動作するパソコンと次の条件を満たしていることが必要です。
(1) ハードウェア① ハードディスク空き容量 70MB 以上② CD-ROM 装置③ USB ポート
④ プリンタ（Windows 対応で A4 横の印刷が可能なもの）
プリンタドライバーによっては，印刷できない場合があります。
(2) ソフトウェア（OS）※ ５項をご参照ください。
８．製品構成 （NH1Ver.4.0S １本につき）(1) CD-ROM

１枚(2) USB キー

１個(3) 取扱説明書

１冊

９．販売価格NH1Ver.4.0S １本のご購入で、１台の PC で使用することができます。
ただし、複数の PC がネットワーク（LAN Tcp/ip）で接続されている場合は，それぞれの PC にNH1Ver.4.0S をインストールすることにより複数の PC で使用できます。（同時使用はできません。）
販売価格（送料，消費税 10％を含む）は，次のとおりです。

Ver.3.1 又は Ver.3.1V からの買換をご希望の場合は以下の買換価格で購入できます。
（１つのシリアル№につき，１本の申込となります。
）

Ver.3.1 又は Ver.3.1V

新 規 購 入 価 格からの買換価格

非会員

198,000 円

143,000 円

会 員

154,000 円

99,000 円（送料，消費税 10％を含む）

１０．振込先三菱ＵＦＪ銀行 田町支店 普通預金 №４２３２２４７
一般社団法人 日本内燃力発電設備協会ｼｬ)ﾆﾎﾝﾅｲﾈﾝﾘｮｸﾊﾂﾃﾞﾝｾﾂﾋﾞｷｮｳｶｲ※振込手数料は、貴方にてご負担願います。
１１．問合せ先一般社団法人 日本内燃力発電設備協会
TEL：03-5439-4391（販売方法は総務部、ソフト内容や技術的な件は技術部となります。
）

4/5

一般社団法人日本内燃力発電設備協会

NH1Ver.4.0S

総務部行

自家発電設備の出力算定ソフトウェア購入申込書※登録会社コード

※受付番号

申 込 日

年

月日

振 込 日

年

月日

会 社 名
（帳票に印刷される会社名となります。全角 23 文字以内でご記入ください。
）
所属部署名
氏

役 職 名

名

業種（○して下さい）

電機関連・建設関連・その他

〒
住所

【TEL】

【FAX】

【E-mail】
ソフトウェア

使用ＯＳ(対応 OS 確認の上、ご記入ください。)

購入数量

※単 価

※合計額

ご注文数量
・送付不要
請求書（○して下さい） 送付希望（上記住所へ郵送となります）

備考(下記確認の上、買換えの場合は，この欄にシリアル№をご記入ください。
）
注） １．※印以外を記入の上，購入申込書を当協会へ FAX (03-5439-4393）にてご送付ください。
２．当協会で申込書を受領後，※印と下部「ご注文確認書」を記載し，ファックスにて申込書を返送します。請求書希望の場合は郵送します。
３．入金確認後ソフトを上記会社名・住所・氏名へ送付いたします。
（代金先払いとなります。
）
４．複数のご注文で送付先が異なる場合は，送付先別に申込書を作成してください。
５．買換価格での購入の場合は，必ず備考欄に NH1Ver.3.1 又は NH1Ver.3.1V のシリアル№を記入してください。
（記載の無い場合は新規価格となります。
）
買換価格の適用は，１つのシリアル№につき，１本となります。

ご注 文 確 認 書年月日

この度，「自家発電設備の出力算定ソフトウェア」をご注文頂きまして，ありがとうございました。
ソフトの価格は合計で￥です。恐れ入りますが代金の振込み手数料は貴方にてご負担願います。三菱 UFJ 銀行入金確認後ソフトをお送りいたします。
一般社団法人日本内燃力発電設備協会
振込先
総務部
三菱ＵＦＪ銀行 田町支店 普通預金 №４２３２２４７
一般社団法人 日本内燃力発電設備協会
ｼｬ)ﾆﾎﾝﾅｲﾈﾝﾘｮｸﾊﾂﾃﾞﾝｾﾂﾋﾞｷｮｳｶｲ

5/5