価格の改定を実施させていただくことがございます。
最新価格につきましては、お問い合わせ下さい。

形式：KWYPD
プラグイン形FA用変換器 K・UNIT シリーズ

パルスアイソレータ（センサ用電源付、2出力形）
主な機能と特長●パルス入力信号を絶縁して各種のパルス出力信号に変換●オープンコレクタ、電圧パルス、リレー接点パルス出力を用意●センサ用電源内蔵●耐電圧2000V AC●密着取付可能③第1出力信号A1：オープンコレクタ（最大出力周波数 100kHz）
A2：オープンコレクタ（最大出力周波数 10Hz）
M1：5V 電圧パルス（最大出力周波数 100kHz）
M2：5V 電圧パルス（最大出力周波数 10Hz）
N1：12V 電圧パルス（最大出力周波数 100kHz）
N2：12V 電圧パルス（最大出力周波数 10Hz）
H：リレー接点パルス（最大出力周波数 0.5Hz）④第2出力信号コードの内容は第1出力信号と同じ
ただし最大周波数は、高速（100kHz）と低速（10、0.5Hz）を混在できません。また、A1、A2またはHコードを他のコードと組合わせた場合、出力の論理は正・負が混在しますので注意して下さい。

5080⑤出力のパルス幅

形式：KWYPD－①②③④⑤⑥－⑦⑧

1：パルス幅変換なし
2：ワンショット出力（30ms以下：標準パルス幅 5ms）
（標準以外のときはご指定下さい。）（リレー接点パルス時のパルス幅は10ms）
3：ワンショット出力（30ms以上：標準パルス幅 50ms）（標準以外のときはご指定下さい。）

価格

⑥出力論理

基本価格 44,000円
加算価格
・オプション仕様により加算あり。

N：非反転
R：反転132（mm）⑦供給電源
ご注文時指定事項
・形式コード：KWYPD－①②③④⑤⑥－⑦⑧①～⑧は下記よりご選択下さい。
（例：KWYPD－D4A2M23N－B／Q）
・DC電圧パルス入力やワンショット出力でパルス幅の設定値などは、仕様伺書（図面番号：NSU－2276）をご利用下さい。
・オプション仕様（例：／C01／S01）①入力信号
A：無電圧スイッチ
B：DC電圧パルス（ご指定検出レベル）
C：5V電圧パルス（検出レベル 約2V）
D：12V、24V電圧パルス（検出レベル 約5V）
H：2線式電流パルス②センサ用電源◆交流電源
B：100V AC
C：110V AC
D：115V AC
F：120V AC
G：200V AC
H：220V AC
J：240V AC◆直流電源
S：12V DC
R：24V DC

⑧付加コード◆オプション仕様
無記入：なし／Q：あり（オプション仕様より別途ご指定下さい。）

1：5V DC／80mA
4：12V DC／40mA
KWYPD仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-3577 Rev.22 Page 1/6

形式：KWYPD
オプション仕様（複数項指定可能）◆コーティング（詳細は、弊社ホームページをご参照下さい。）／C01：シリコーン系コーティング ＋1,000円／C02：ポリウレタン系コーティング ＋1,000円／C03：ラバーコーティング ＋1,000円◆端子ねじ材質／S01：ステンレス ＋500円

入力抵抗：受信抵抗 220Ω
最大入力電流：±50mA
動作入力条件：
L 5mA以下
H 15mA以上となる電流パルス
電圧

機器仕様
構造：プラグイン構造
接続方式：M3.5ねじ端子接続
端子ねじ材質：鉄にクロメート処理（標準）または、ステンレス
ハウジング材質：難燃性黒色樹脂
アイソレーション：入力－第1出力－第2出力－電源間
センサ用電源電圧調整：5～12V DC
検出レベル調整（DC電圧パルス入力）：2～10V
入力パルス検出方法：直流カップリング方式
入力フィルタ：出力信号コードがA2、M2、N2、Hのときに付加（時定数約1ms）

入力仕様
センサ用電源：短絡保護回路付 短絡時約150mA■無電圧スイッチ
最大周波数：100kHz
最小パルス幅：5μs（出力信号コードがA2、M2、N2、Hのときは10ms）
入力検出電圧／電流：10V DC／2.5mA
動作入力条件：オフ 5.5kΩ以上／5.5V以上
オン 1.8kΩ以下／4.5V以下■電圧パルス
最大周波数：100kHz
最小パルス幅：5μs（出力信号コードがA2、M2、N2、Hのときは10ms）●ご指定検出仕様：DCオフセット、振幅をご指定下さい。
波形：矩形波、正弦波またはそれに類似の波形
入力インピーダンス：10kΩ以上
入力振幅：2～50Vp-p
検出レベル調整（しきい値）：2～10V
端子間最大入力電圧：50V●5V、12V、24V電圧パルス
波形：矩形波、正弦波またはそれに類似の波形
入力インピーダンス：10kΩ以上
検出レベル
・5V電圧パルス：VH 2.25V以上、VL 1.75V以下
・12、24V電圧パルス：VH 5.25V以上、VL 4.75V以下■2線式電流パルス
最大周波数：100kHz
最小パルス幅：5μs（出力信号コードがA2、M2、N2、Hのときは10ms）

DCオフセット

振幅
Vinp-p時間

出力仕様■オープンコレクタ
最大周波数:
出力信号コードA1時 100kHz（負荷抵抗1kΩ以下のとき）
出力信号コードA2時 10Hz（負荷抵抗1kΩ以下のとき）
出力定格：50V DC 50mA
飽和電圧：0.5V DC■電圧パルス：5／12V±10%
負荷抵抗：1.5kΩ以上（5V時）、3kΩ以上（12V時）
最大周波数：100kHzLレベル：0.5V以下■リレー接点パルス
接点定格：120V AC／30V DC 200mA（抵抗負荷）
最大周波数：0.5Hz
最大開閉電圧：250V AC 30V DC
最大開閉電力：50VA（AC） 6W（DC）
最小適用負荷：5V DC 10mA
機械的寿命：2000万回
電気的寿命：700万回

出力のパルス幅と出力可能周波数■パルス幅変換なし：入力と出力は同一パルス幅（入力パルス幅に対して出力パルス幅の差は±10μs未満）■ワンショット出力：一定のパルス幅のパルスを出力出力可能周波数（Hz）＝500÷出力パルス幅（ms）●パルス幅30ms以下と指定した場合
・リレー接点以外
パルス幅可変範囲：1～30ms（標準5ms±20%）・リレー接点
パルス幅可変範囲：10～30ms（標準10ms±20%）●パルス幅30ms以上と指定した場合
パルス幅可変範囲：30ms～1s（標準50ms±20%）

設置仕様
供給電源
・交流電源：許容電圧範囲 定格電圧±10%
KWYPD仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

最大50VNS-3577 Rev.22 Page 2/6

形式：KWYPD
50／60±2Hz 約2.5VA
・直流電源：許容電圧範囲 定格電圧±10%リップル含有率10%p-p以下
約2W（24V DC時 約80mA）
使用温度範囲：-5～+55℃
使用湿度範囲：30～90%RH（結露しないこと）
取付：壁またはDINレール取付
質量：約400g

性能
絶縁抵抗：100MΩ以上／500V DC
耐電圧：
入力－第1出力・第2出力－電源－大地間
2000V AC 1分間
第1出力－第2出力間
1000V AC 1分間

パネル図①センサ用電源電圧調整②検出レベル調整③出力パルス幅調整

KWYPD仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-3577 Rev.22 Page 3/6

形式：KWYPD
出力の論理
入力信号波形
出力信号波形

電圧パルス
パルス幅変換なし

非反転

ワンショット出力
入力立上がり検出

ワンショット出力
入力立下がり検出

オープンコレクタ
または
リレー接点パルス
電圧パルス
オープンコレクタ
または
リレー接点パルス電圧パルス
オープンコレクタ
またはリレー接点パルス
電圧パルス

パルス幅変換なし

反転

ワンショット出力
入力立上がり検出

ワンショット出力
入力立下がり検出

オープンコレクタ
またはリレー接点パルス
電圧パルス
オープンコレクタ
またはリレー接点パルス
電圧パルス
オープンコレクタ
またはリレー接点パルス

電圧パルス入力
2線式電流パルス入力
H

無電圧スイッチ入力
OFF

L

ON

H

H

L

L

OFF

OFF

ON

ON

H

H

L

L

OFF

OFF

ON

ON

H

H

L

L

OFF

OFF

ON

ON

H

H

L

L

OFF

OFF

ON

ON

H

H

L

L

OFF

OFF

ON

ON

H

H

L

L

OFF

OFF

ON

ON

注1）ワンショット出力の場合のパルス幅は図の太線部が対象になります。
注2）網掛け部は、標準設定値を示します。
注3）入力立上がり、立下がりは電圧レベルを見ています。

KWYPD仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-3577 Rev.22 Page 4/6

形式：KWYPD
外形寸法図（単位：mm）・端子番号図
本体取付用
クランプ（上、下）
207.8DINレール（35mm幅）
取付の場合

8 76 52ーφ4.5
取付穴（深さ25）

50

9

1 240（3.3）

132

3

10 11

11ーM3.5
端子ねじ1038080450・密着取付可能

ブロック図・端子接続図
検出レベル調整

出力パルス幅調整

波形整形
回路

ワンショット回路※1センサ用電源＋

5−

6＋

4

定 電 圧
回路

3

第1出力
回路

絶縁回路

入力信号

2 −
第2出力
回路

10 ＋
11 −

センサ用電源電圧調整

91 ＋

第1出力信号

第2出力信号

7 U（＋）

電源回路

8 V（−）

供給電源

ソケット※1、パルス幅変換なしの仕様には付きません。
入力部接続例

出力部接続例■2線式電流パルス入力
・内蔵センサ用電源使用時■無電圧スイッチ入力+10V

PWR+––+4kΩ

52線式センサ

6PWR+

5645220Ω

6+

Vsns

4Vsns

410kΩ

2線式
センサ

–+

外部DC電源

Vsns

+–

564+

1 ＋+2 −

–

2 −

–

1220Ω

2Vsns

負荷

リレーまたはカウンタのコイル
バリスタまたはCR火花消去回路

U

・DC電源のとき
リレーまたはカウンタのコイル

12KWYPD仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp■電圧パルス出力

1 ＋■リレー接点パルス出力
・AC電源のとき・外部DC電源使用時■電圧パルス入力+–––■オープンコレクタ出力

負荷

火花消去ダイオード

NS-3577 Rev.22 Page 5/6

形式：KWYPD●記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
●ご注文・ご使用に際しては、弊社ホームページの「ご注文に際して」を必ずご確認ください。
●本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法の規制をご確認の上、必要な手続きをお取りください。
安全保障貿易管理については、弊社ホームページより「輸出（該非判定）」をご覧ください。
お問合わせ先ホットライン：0120-18-6321

KWYPD仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-3577 Rev.22 Page 6/6