計装用プラグイン形変換器 M･UNIT シリーズ

取扱説明書

形 式

LONWORKS 対応、SSR 内蔵

電電ポジショナ

ご使用いただく前にこのたびは、弊社の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本器をご使用いただく前に、下記事項をご確認下さい。
■梱包内容を確認して下さい
・電電ポジショナ（本体＋ソケット）.........................1 台

MEXL・ネ ッ ト ワ ー ク に 関 す る 詳 細 な 仕 様 は Echelon 社 のL ON W ORKS FTT-10A Free Topology TransceiverUser s Guide をご参照下さい。

各部の名称
ソケット

本体

■形式を確認して下さい
お手元の製品がご注文された形式かどうか、スペック表示で形式と仕様を確認して下さい。

結線表示
前面扉

■取扱説明書の記載内容について
本取扱説明書は本器の取扱い方法、外部結線および簡単な保守方法について記載したものです。
スペック表示

ご注意事項
サービスピンおよびリセットスイッチは正しく操作して下さい。斜め押しや位置ずれは思わぬ故障を引起こす原因になりますので、ボタンの中心部を垂直に押して下さい。操作強度は 9.8 N のため 9.8 N 以下の力で操作して下さい。
●供給電源・許容電圧範囲、電源周波数、消費電力
スペック表示で定格電圧をご確認下さい。
交流電源：定格電圧± 10 %、50 ／ 60 ± 2 Hz、約 3 VA
●取扱いについて・ソケットから本体部の取外または取付を行う場合は、危険防止のため必ず、電源およびモータへの給電を遮断して下さい。
●設置について・屋内でご使用下さい。
・塵埃、金属粉などの多いところでは、防塵設計のきょう体に収納し、放熱対策を施して下さい。
・振動、衝撃は故障の原因となることがあるため極力避けて下さい。
・周囲温度が -5 〜 +60℃を超えるような場所、周囲湿度が 30 〜 90 % RH を超えるような場所や結露するような場所でのご使用は、寿命・動作に影響しますので避けて下さい。
●配線について・配線は、ノイズ発生源（リレー駆動線、高周波ラインなど）の近くに設置しないで下さい。
・ノイズが重畳している配線と共に結束したり、同一ダクト内に収納することは避けて下さい。
●その他
・本器は電源投入と同時に動作しますが、すべての性能を満足するには 10 分の通電が必要です。

MG CO., LTD.
www.mgco.jp■前面扉の開け方
下図のように、前面扉上部にあるフックに指先を引っかけて手前に引いて下さい。

ソケットの形状は機種により多少異なることがあります。

■前面図①サービスピン②リセットスイッチ③サービス表示ランプ④RUN表示ランプ⑤不感帯調整⑥全開位置調整⑦全閉位置調整⑧手動開スイッチ⑨手動閉スイッチ

NM-4612

改3

P1/6

MEXL
①サービスピンノード構成、インストール時に使用します。
押すと、48 bit の Newron ID を含むネットワーク管理メッセージを送出します。
②リセットスイッチ
押すと、ニューロンチップがリセットされます。
③サービス表示ランプ
有効なアプリケーションコードを持たないときや、障害があるときに点灯します。
ネットワークアドレス情報が未構成時は 0.5 Hz で点滅します。
④ RUN 表示ランプ
通常動作時は 0.5 Hz で点滅、ロック保護タイマ作動
時は 2 Hz で点滅します。また、wink 時は約 5 Hz で3 秒間点滅します。

取付方法
ソケットの上下にある黄色いクランプを外すと、本体とソケットを分離できます。
■DIN レール取付の場合ソケットはスライダのある方を下にして下さい。
ソケット裏面の上側フックを DIN レールに掛け下側を押して下さい。
取外す場合はマイナス
ドライバなどでスライダを下に押下げその状態で下側から引いて下さい。

本体取付用
クランプ（上、下）DINレール（35mm幅）

スライダ
ソケットの形状は機種により多少異なることがあります。

■壁取付の場合
外形寸法図を参考に行って下さい。

接

続

各端子の接続は端子接続図もしくは本体上面の結線表示を参考にして行って下さい。

外形寸法図（単位：mm）

20

本体取付用
クランプ
（上、下）
7.8DINレール（35mm幅）
取付の場合

8 76 52ーφ4.5取付穴（深さ25 ）

50

11ーM3.5
端子ねじ107136（3.3）

808049310 11

1 24050・密着取付可能

端子接続図
LONWORKS

5162開
閉

Mコンデンサ
モータ

3開

9 ＋

フィードバック
ポテンショメータ

1011 −
7 U
8 V

閉
供給電源注）リミットスイッチを介してモータ結線をした場合、スイッチが動作するたびにSSRに過度のストレスがかかる可能性がありますのでご注意下さい。

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NM-4612改3P2/6

MEXL
ネットワーク変数
Node Object #0

nv 1

nviRequest
SNVT̲obj̲request

nv 2

nvoStatus
SNVT̲obj̲status

Aplication Object #1

nv 1

nviActPos
SNVT̲lev̲percent（開度入力）

nv 2

nviManActPos
SNVT̲lev̲percent

nv 3（強制開度入力）

nvoActPosFb
SNVT̲lev̲percent（開度出力）

nv 4

nvoMotorLock
SNVT̲switch（モータロック警報）
nv 5

nvoOpenSig
SNVT̲switch（全開位置信号）nv 6

nvoCloseSig
SNVT̲switch（全閉位置信号）Conﬁguration Parameter
nciDelayTime
nciSndHrtBt
nciActPosSndDiﬀ
nciErrDetectTime
nciOpenSigPos
nciCloseSigPos
nciRestartTime

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

SNVT̲time̲sec
SNVT̲time̲sec
SNVT̲lev̲percent
SNVT̲time̲sec
SNVT̲lev̲percent
SNVT̲lev̲percent
SNVT̲time̲sec（送信開始遅延時間）（送信時間間隔）（送信トリガとなる開度変化量）（モータロック検出時間）（全開信号しきい値）（全閉信号しきい値）（再起動制限タイマ）

NM-4612

改3

P3/6

MEXL
タイプ
｛レンジ｝
｛初期値｝

ネットワーク変数定義説

明

nviRequest

・RQ_NORMAL
RQ_UPDATE_STATUS と同じ動作をする。
｛RQ_NORMAL
・RQ_REPORT MASKRQ_REPORT_MASK
サポートされている status bits がRQ_UPDATE_STATUS｝ nvoStatus から送信される。サポートされている status bits には 1 がセットされ、それ以外は 0 がセットされる。invalid_id、invalid_request、manual_control がサポートされる。
・RQ_UPDATE_STATUS
選択された Object の status bits がnvoStatus から送信される。
Node Object と Aplication Object のstatus bits は object_id を除いて同じ値を示す。invalid_id、invalid_request、manual_control がサポートされる。
manual_control は手動開閉 SWが ON になっているとき 1 がセットされる。このとき nviActPos、nviManActPos ともに無効。

nviActPos

SNVT_lev_percent｛0..100 %｝｛163.835 %｝＝ INVALID

開度入力
0 から 100 % 0.1 % ステップ
電源投入時は無効データとして163.835 % がセットされる。
nviManActPos の方が優先度が高く、nviManActPos に有効値がセットされた場合 nviActPos は無効となる。

0 % 以下のデータは 0 % として扱われる。
100 % 以上のデータは 100 % として扱われる。
例外として INVALID データ（163.835 %）は無効データとして制御を停止する。
nviActPos を有効にするには nviManActPosに INVALID のデータをセットしておく必要がある。

nviManActPos

SNVT_lev_percent｛0..100 %｝｛163.835 %｝＝ INVALID

強制開度入力0 から 100 % 0.1 % ステップ
電源投入時は無効データとして163.835 % がセットされる。
nviManActPos の方が優先度が高く、nviManActPos に有効値がセットされた場合、nviActPos は無効となる。

0 % 以下のデータは 0 % として扱われる。
100 % 以上のデータは 100 % として扱われる。
例外として INVALID データ（163.835 %）は無効データとして制御を停止する。
nviActPos を有効にするには nviManActPosに INVALID のデータをセットしておく必要がある。

nvoActPosFb

SNVT_lev_percent｛-18.2..118.2 %｝｛163.835 %｝＝ INVALID

開度出力-18.2 から 118.2 % 0.1 % ステップ電源投入時は無効データとして 163.835% がセットされる。

センサからの実開度値を出力
0 % ＝閉側 100 % ＝開側

nvoMotorLock

SNVT_switch
モータロック警報｛value ＝ 0／state ＝ 0..1｝ value は 0 固定 state のみを使用｛value ＝ 0／state ＝ 0｝ 電源投入時 state ＝ 00：正常 1：ロック警報

モータ駆動時間が nciErrDetectTime で設定された時間を経過しても不感帯に入らない場
合 state が 1 にセットされる。クリアするには以下 3 つのいずれかを実施する。
1）電源再投入
2）ツールによる RESET コマンドの発行
3）ロックした方向に対してモータが反転する
開度入力値を与える。

nvoOpenSig

SNVT_switch
全開位置信号｛value ＝ 0／state ＝ 0..1｝ value は 0 固定 state のみを使用｛value ＝ 0／state ＝ 0｝ 電源投入時 state ＝ 00：無効 1：有効変化時のみ送信される。

nvoActPosFb ≧ nciOpenSigPos のとき
state に 1 がセットされる。それ以外では 0がセットされる。

nvoCloseSig

SNVT_switch
全閉位置信号｛value ＝ 0／state ＝ 0..1｝ value は 0 固定 state のみを使用｛value ＝ 0／state ＝ 0｝ 電源投入時 state ＝ 00：無効 1：有効変化時のみ送信される。

nvoActPosFb ≦ nciCloseSigPos のとき
state に 1 がセットされる。それ以外では 0がセットされる。

nciDelayTimeSNVT_time_sec｛0..6553.4 sec｝
｛0 sec｝

送信開始遅延時間
0 から 6553.4 秒 0.1 秒ステップ
工場出荷時：0 秒

電源投入直後から、この設定時間が経過するまでいかなるネットワーク変数も出力しない。

SNVT_obj_request

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NM-4612

改3

P4/6

MEXL
タイプ
｛レンジ｝
｛初期値｝

ネットワーク変数定義説

明

SNVT_time_sec｛1..6553.4 sec｝
｛10｝
0 ＝ OFFnvoActPosFb の送信時間間隔
1 から 6553.4 秒 0.1 秒ステップ
工場出荷時：10 秒
0 ＝ OFF となりこのパラメータは無効
nciActPosSndDiff を送信トリガとする
場合は 0 にセットする必要がある。

nvoActPosFb をタイムスタンプ送信するときの送信時間間隔
nciSndHrtBt、nciActPosSndDiff 両方が 0の場合、nvoActPosFb は送信されない。
nciSndHrtBt、nciActPosSndDiff 両方が有効の場合は論理積（AND）をとって送信される。

nciActPosSndDiff

SNVT_lev_percent｛0.1..100 %｝｛0｝＝ OFFnvoActPosFb の送信トリガとなる開度変化量
0.1 から 100 % 0.1 % ステップ
工場出荷時は 0 ＝ OFF となりこのパラメータは無効
nciSndHrtBt を送信トリガとする場合は 0 にセットする必要がある。

開度値がこの設定値分変化するごとにnvoActPosFb が送信される。
nciSndHrtBt、nciActPosSndDiff 両方が 0の場合、nvoActPosFb は送信されない。
nciSndHrtBt、nciActPosSndDiff 両方が有効の場合は論理積（AND）をとって送信される。

nciErrDetectTime

SNVT_time_sec｛0..6553.4 sec｝｛0｝＝ OFF

モータロック検出時間
0 から 6553.4 秒 0.1 秒ステップ
工場出荷時は 0 ＝ OFF となりこのパラメータは無効

モータ駆動時間がこの設定値を超えても不感帯に入らないとき、nvoMotorLock に 1 を出力しモータ駆動を停止する。
nvoMotorLock の項目参照

nciOpenSigPos

SNVT_lev_percent｛0..100 %｝｛98 %｝

nvoOpenSig を出力するしきい値
0 から 100 % 0.1 % ステップ
工場出荷時：98 %nvoOpenSig の項目を参照

nciCloseSigPos

SNVT_lev_percent｛0..100 %｝｛2 %｝nvoCloseSig を出力するしきい値
0 から 100 % 0.1 % ステップ
工場出荷時：2 %nvoCloseSig の項目を参照

nciRestartTime

SNVT_time_sec｛0..6553.4 sec｝
｛1 sec｝

再起動制限タイマ
0 から 6553.4 秒 0.1 秒ステップ
工場出荷時：1 秒

モータが停止した場合や反転する場合、必ずこの設定時間モータ駆動を休止する。モータの発熱防止に有効。

nciSndHrtBt

点検①端子接続図に従って結線がされていますか。
②供給電源の電圧は正常ですか。
端子番号⑦−⑧間をテスタの電圧レンジで測定して下さい。
③フィードバックポテンショメータ入力端子の電圧は正常ですか。端子番号⑨−⑪間が 3.3 V、⑩−⑪間が 0〜 3.3 V であれば正常です。
④モータに正常な電圧が出力されていますか。

手動操作
L ON W ORKS からの開度入力がない状態でも前面パネル内部にある手動開閉スイッチを操作することで強制的に、0 % 位置、100 % 位置にすることができます。手動開閉スイッチは L ON W ORKS からの開度入力より優先順位が高いので、L ON W ORKS から制御するときは必ずOFF にする必要があります。また開、閉両方のスイッチを ON にすると、両方のスイッチが無効となります。
スイッチの状態は nvoStatus の manual_control から読出すことができます（仕様書のネットワーク変数を参照）。ただし、アドレスが未構成でサービス表示ランプが点滅しているときは手動操作は行えません。

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

終端抵抗
ネットワークには終端抵抗を接続する必要があります。終端抵抗は 1 つの抵抗と 2 つのコンデンサで構成されます。（下図参照）■バストポロジ
2 つの終端抵抗が必要になり、それぞれバスの両端に置きます。
R ＝ 105 Ω± 1 % 1 ／ 8 W■フリートポロジ
終端抵抗はネットワーク上の任意の 1 ヶ所に接続して下さい。
R ＝ 52.3 Ω± 1 % 1 ／ 8 W
C1＋R

C2＋C1、C2：100μF

ネットワーク

50V以上

NM-4612改3P5/6

MEXL
調整

雷対策

■全閉位置
手動閉スイッチを ON にするか L ON W ORKS から 0 %の開度入力を送信した状態で、全閉位置調整トリマを調整します。時計回りで開方向へ移動します。
フィードバックポテンショメータの 0 〜 25 % の位置に設定可能です。（工場出荷時：0 %）■全開位置
手動開スイッチを ON にするか L ON W ORKS から 100% の開度入力を送信した状態で全開位置調整トリマを調整します。反時計回りで閉方向へ移動します。
フィードバックポテンショメータの 75 〜 100 % の位置に設定可能です。（工場出荷時：100 %）再度全閉位置を確認し、ずれが生じた場合は繰返し調整を行って下さい。
調整後は必ず手動開閉スイッチを OFF にして下さい。

雷による誘導サージ対策のため弊社では、電子機器専用避雷器＜エム・レスタシリーズ＞をご用意致しております。併せてご利用下さい。

保証

本器は、厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、万一製造上の不備による故障、または輸送中の事故、出荷後 3 年以内正常な使用状態における故障の際は、ご返送いただければ交換品を発送します。

■不感帯設定ハンチングを起こす場合は、不感帯調整スイッチの値を大きくして防止して下さい。
なお、ブレーキ機能のない製品の場合は、偏差が不感帯に入った直後に停止し、不感帯を外れると制御を再開します。
ブレーキ付の場合は、不感帯の設定値によらず、偏差がゼロになった直後にブレーキをかけて停止し、不感帯を外れると制御を再開します。（工場出荷時：1.5 %）不感帯調整 SW

不感帯（%）

00.1

10.3

20.5

30.741.051.56

2.07

3.085.098.0

MG CO., LTD.
www.mgco.jpNM-4612

改3P6/6