本資料のうち，枠囲みの内容は，営業秘密又は防護上の観点から公開できません。

東海第二発電所 工事計画審査資料
資 料 番 号

工認−936 改 2

提 出 年 月 日

平成 30 年 8 月 31 日

Ⅴ-2-6-7-12 静的触媒式水素再結合器動作監視装置のNT2 補② Ⅴ-2-6-7-12 R1

耐震性についての計算書

目 次

NT2 補② Ⅴ-2-6-7-12 R11.

静的触媒式水素再結合器動作監視装置（入口温度）

11.1 概要

11.2 一般事項

11.2.1 構造計画

11.2.2 評価方針

31.2.3 適用基準

41.2.4 記号の説明

51.2.5 計算精度と数値の丸め方

61.3 評価部位71.4 地震応答解析及び構造強度評価

71.4.1 地震応答解析及び構造強度評価方法

71.4.2 荷重の組合せ及び許容応力71.4.3 解析モデル及び諸元

111.4.4 固有周期141.4.5 設計用地震力

151.4.6 計算方法

161.4.7 計算条件

181.4.8 応力の評価

181.5 機能維持評価

191.5.1 静的触媒式水素再結合器動作監視装置（入口温度）の電気的機能維持評価方法
191.6 評価結果
1.6.1 重大事故等対処設備としての評価結果

20
202.

23

静的触媒式水素再結合器動作監視装置（出口温度）

2.1 概要232.2 一般事項

23

2.2.1 構造計画

232.2.2 評価方針

25

2.2.3 適用基準

26

2.3 評価部位

272.4 機能維持評価

282.4.1 評価用加速度282.4.2 機能確認済加速度

292.5 評価結果
2.5.1 重大事故等対処設備としての評価結果

30
30

1.

静的触媒式水素再結合器動作監視装置（入口温度）

1.1 概要本計算書は，添付書類「Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針」にて設定している構造強度及び機能維持の設計方針に基づき，静的触媒式水素再結合器動作監視装置（入口温度）が設計用地震力に対して十分な構造強度及び電気的機能を有していることを説明するものである。
静的触媒式水素再結合器動作監視装置（入口温度）は，重大事故等対処設備において常設重大事故緩和設備に分類される。以下，重大事故等対処設備としての構造強度評価及び電気的機能維持評価を示す。
1.2 一般事項
1.2.1 構造計画

NT2 補② Ⅴ-2-6-7-12 R1

静的触媒式水素再結合器動作監視装置（入口温度）の構造計画を表 1−1 に示す。

1

NT2 補② Ⅴ-2-6-7-12 R1

表 1−1 構造計画
計画の概要
基礎・支持構造
検出器は，検出器固概略構造図

主体構造

測温抵抗体

【TE-SA16-N001A，N001B】

定金具にて圧縮継手によりサポート鋼材に固定する。
サポート鋼材は，基礎ボルトにより壁面に500

検出器圧縮継手設置する。

検出器固定金具

250

2500
基礎ボルト

サポート鋼材（角形鋼）(単位：mm)1.2.2 評価方針
静的触媒式水素再結合器動作監視装置（入口温度）の応力評価は，添付書類「Ⅴ-2-1-9
機能維持の基本方針 3.1 構造強度上の制限」にて設定した荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界に基づき，「1.2.1 構造計画」にて示す静的触媒式水素再結合器動作監視装置（入口温度）の部位を踏まえ「1.3 評価部位」にて設定する箇所において，「1.4.3 解析モデル及び諸元」及び「1.4.4 固有周期」で算出した固有周期に基づく設計用地震力による応力等が許容限界内に収まることを，「1.4 地震応答解析及び構造強度評価」にて示す方法にて確認することで実施する。確認結果を「1.6 評価結果」に示す。
静的触媒式水素再結合器動作監視装置（入口温度）の耐震評価フローを図 1−1 に示す。
解析モデル設定

NT2 補② Ⅴ-2-6-7-12 R1

有限要素法モデルの作成

固有値解析

設計用地震力地震応答解析

地震時における応力評価用加速度

計器の構造強度評価

計器の電気的機能維持評価

図 1−1 静的触媒式水素再結合器動作監視装置（入口温度）の耐震評価フロー31.2.3 適用基準
適用基準等を以下に示す。
(1) 原子力発電所耐震設計技術指針（重要度分類・許容応力編 ＪＥＡＧ４６０１・補−
1984，ＪＥＡＧ４６０１−1987及びＪＥＡＧ４６０１−1991

追補版）（日本電気協会

電気技術基準調査委員会 昭和59年9月，昭和62年8月及び平成3年6月）(2) 発電用原子力設備規格（設計・建設規格（2005 年版（2007 年追補版含む。））
ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１−2005/2007）（日本機械学会 2007 年 9 月）
（以下「設計・建設NT2 補② Ⅴ-2-6-7-12 R1規格」という。
）

4

1.2.4 記号の説明
記号

号の説

明

単位

Ａ

サポートの断面積mm2Ａｂ

基礎ボルトの軸断面積mm2ＣＨ

水平方向設計震度−ＣＶ

鉛直方向設計震度−ｄ

基礎ボルトの呼び径mm

Ｅ

縦弾性係数MPa

Ｆ

設計・建設規格 SSB-3131 又は SSB-3133に定める値

MPa

Ｆｂ

基礎ボルトに作用する引張力（1本当たり）

N

ＦＸ

サポート基礎部に作用する力（Ｘ方向）N

ＦＹ

サポート基礎部に作用する力（Ｙ方向）N

ＦＺ

サポート基礎部に作用する力（Ｚ方向）

N

fｓｂ
fｔｏ
fｔｓ

せん断力のみを受ける基礎ボルトの許容せん断応力MPa

引張力のみを受ける基礎ボルトの許容引張応力

MPa

引張力とせん断力を同時に受ける基礎ボルトの許容引張応力

MPa

Ｉｐ

サポートの断面二次極モーメント

mm4

Ｉｙ

サポートの断面二次モーメント（ｙ軸）

mm4

Ｉｚ

サポートの断面二次モーメント（ｚ軸）mm4検出器及び検出器固定金具の重心までの距離mm

1

ボルト間距離（水平方向）mm

2

ボルト間距離（鉛直方向）mm

3

ボルト間距離（水平方向と鉛直方向の小さい方）

mmｍａ

検出器及び検出器固定金具の質量kg

ＭＸ

サポート基礎部に作用するモーメント（Ｘ軸周り）

N･m

ＭＹ

サポート基礎部に作用するモーメント（Ｙ軸周り）

N･mＭＺ

サポート基礎部に作用するモーメント（Ｚ軸周り）

N･mｎ

基礎ボルトの本数−ｎＹ

ＭＹの引張力に耐えうる基礎ボルトの本数−ｎＺ

ＭＺの引張力に耐えうる基礎ボルトの本数−Ｑｂ

基礎ボルトに作用するせん断力（1本当たり）

MPa

Ｓｕ

設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表9に定める値

MPa

Ｓｙ

設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表8に定める値

MPa

Ｚｐ

サポートのねじり断面係数mm4Ｚｙ

サポートの断面係数（ｙ軸）mm4Ｚｚ

サポートの断面係数（ｚ軸）

mm4

ν

ポアソン比

−π

円周率

−σｂ

基礎ボルトに生じる引張応力

MPa

τｂ

基礎ボルトに生じるせん断応力

MPa＊

NT2 補② Ⅴ-2-6-7-12 R1

記5

1.2.5 計算精度と数値の丸め方
精度は 6 桁以上を確保する。表示する数値の丸め方は，表 1−2 に示すとおりとする。
表 1−2 表示する数値の丸め方数値の種類単位

処理桁

処理方法

表示桁

固有周期ｓ

小数点以下第 4 位四捨五入

小数点以下第 3 位

震度−

小数点以下第 3 位切上げ

小数点以下第 2 位

温度℃

−

−

整数位

＊１

質量kg−

−

整数位

長さ＊１mm−

−

整数位

面積mm２

有効数字 5 桁目

四捨五入

有効数字 4 桁＊2

モーメント

N･mm

有効数字 5 桁目

四捨五入

有効数字 4 桁＊2

力N

有効数字 5 桁目

四捨五入

有効数字 4 桁＊2

MPa

小数点以下第 1 位切上げ

整数位

MPa

小数点以下第 1 位切捨て

整数位

算出応力
NT2 補② Ⅴ-2-6-7-12 R1

＊３

許容応力

注記 ＊1：設計上定める値が小数点以下の場合は，小数点以下表示とする。
＊2：絶対値が 1000 以上のときは，べき数表示とする。
＊3：設計・建設規格 付録材料図表に記載された温度の中間における引張強さ及び降伏点は比例法により補間した値の小数点以下第 1 位を切り捨て，整数位までの値とする。

61.3 評価部位
静的触媒式水素再結合器動作監視装置（入口温度）の耐震評価は，「1.4.1 地震応答解析及び構造強度評価方法」に示す条件に基づき，耐震評価上厳しくなる基礎ボルトについて実施する。静的触媒式水素再結合器動作監視装置（入口温度）の耐震評価箇所については，表 1−1の概略構造図に示す。
1.4 地震応答解析及び構造強度評価
1.4.1 地震応答解析及び構造強度評価方法(1) 地震力は静的触媒式水素再結合器動作監視装置（入口温度）に対して，水平方向及び鉛直方向から同時に作用するものとする。
(2) 静的触媒式水素再結合器動作監視装置（入口温度）は，壁面に基礎ボルトで固定されるものとする。
(3) 静的触媒式水素再結合器動作監視装置（入口温度）の質量は，検出器，検出器固定金具，圧縮継手及びサポート鋼材を考慮する。
NT2 補② Ⅴ-2-6-7-12 R1(4) 耐震計算に用いる寸法は，公称値を用いる。
1.4.2 荷重の組合せ及び許容応力
1.4.2.1 荷重の組合せ及び許容応力状態
静的触媒式水素再結合器動作監視装置（入口温度）の荷重の組合せ及び許容応力状態のうち重大事故等対処設備の評価に用いるものを表 1−3 に示す。
1.4.2.2 許容応力
静的触媒式水素再結合器動作監視装置（入口温度）の許容応力を表 1−4 に示す。
1.4.2.3 使用材料の許容応力評価条件
静的触媒式水素再結合器動作監視装置（入口温度）の使用材料の許容応力評価条件のうち重大事故等対処設備の評価に用いるものを表 1−5 に示す。

7

NT2 補② Ⅴ-2-6-7-12 R1

表 1−3 荷重の組合せ及び許容応力状態（重大事故等対処設備）
施設区分

機器名称

計測制御

その他の静的触媒式水素再結合器

系統施設

計測制御設備

動作監視装置（入口温度）

設備分類＊1

常設／緩和機器等の区分

荷重の組合せ許容応力状態

Ｄ＋ＰＤ＋ＭＤ＋Ｓｓ＊３

ⅣＡＳ

Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋ＳｓⅤＡＳ（ⅤＡＳとしてⅣＡＳの許容限界を用いる。）−＊２

注記 ＊1：「常設／緩和」は常設重大事故緩和設備を示す。
＊2：その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力を適用する。
＊3：「Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ」の評価に包絡されるため，評価結果の記載を省略する。

8

NT2 補② Ⅴ-2-6-7-12 R1

表 1−4 許容応力（重大事故等その他の支持構造物）
許容限界＊１，＊２（ボルト等）
許容応力状態

一次応力
引張り

せん断

ⅣＡＳ
＊

（ⅤＡＳとしてⅣＡＳの＊

ⅤＡＳ

1.5・ｆｔ1.5・ｆｓ

許容限界を用いる。
）
9

注記 ＊1：応力の組合せが考えられる場合には，組合せ応力に対しても評価を行う。
＊2：当該の応力が生じない場合，規格基準で省略可能とされている場合及び他の応力で代表可能である場合は評価を省略する。

NT2 補② Ⅴ-2-6-7-12 R1

表 1−5 使用材料の許容応力評価条件（重大事故等対処設備）
評価部材

基礎ボルト材料

温度条件

ＳｙＳｕＳｙ（ＲＴ）

（℃）

(MPa)

(MPa)

(MPa)

221373−

周囲環境温度

101.4.3 解析モデル及び諸元
静的触媒式水素再結合器動作監視装置（入口温度）の解析モデルを 3 次元はりモデルとして図 1−2 に，解析モデルの概要を以下に示す。サポート鋼材はＬ字に組まれた鋼材で原
子炉建屋の壁面に固定されることから，解析モデルにおいて，①及び②の部材で組まれたＬ字とみなし，支持点（サポート基礎部）1 点で固定されるものとする。また，解析モデ
ルにおいて，検出器及び検出器固定金具の質量は質点に集中するものとし，質点は検出器の取付位置に設置する。機器の諸元を表 1−5，部材の機器要目を表 1−6 に示す。
(1) 図 1−2 中の〇内の数字は部材番号（要素番号）を示す。
(2) 図 1−2 中の(3) 図 1−2 中のは検出器及び検出器固定金具の質点を示し，ｍａは 1 kg である。
はサポート鋼材，は仮想鋼材，は支持点（サポート基礎部）を示す。
(4) 拘束条件として，基礎部のＸＹＺ方向及び回転方向を固定する。
「ＮＳＡＦＥ」を使用し，固有値及び荷重を求める。なお，評価に用(5) 解析コードは，ム（解析コード）の概要・ＨＩＳＡＰ及びＮＳＡＦＥ」に示す。
(6) 耐震計算に用いる寸法は，公称値を使用する。

50ｍａ：支持点（サポート基礎部）
550

NT2 補② Ⅴ-2-6-7-12 R2

いる解析コードの検証及び妥当性確認等の概要については，「Ⅴ-5-4 計算機プログラ②：検出器及び検出器固定金具質点①（単位：mm）

438
50

図 1−2 静的触媒式水素再結合器動作監視装置（入口温度）解析モデル11表 1−5 機器諸元
項目

記号単位材質−−質量ｍakg

Τ℃

縦弾性係数

ΕMPa

ポアソン比

ν−

要素数−個

節点数−個

入力値

温度条件
（雰囲気温度）

表 1−6 部材の機器要目
材料①②YYＡ（mm2）Ｉｙ（mm4）Ｉｚ（mm4）Ｉｐ（mm4）Ｚｙ（mm3）Ｚｚ（mm3）Ｚｐ（mm3）ｃZａｃａ

NT2 補② Ｖ-2-6-7-12 R2

対象要素

Z

断面形状
ｂｂ

100×100×675×75×4.5（ａ×ｂ×ｃ）（ａ×ｂ×ｃ）

12

1.4.4 固有周期
固有値解析結果を表 1−7 に示す。
１次モードは水平方向に卓越し，固有周期が 0.05 秒以下であり，剛であることを確認した。また，鉛直方向は２次モード以降で卓越し，固有周期は 0.05 秒以下であり剛であることを確認した。
表1−7 固有値解析結果
モード

固有周期（ｓ）

水平NT2 補② Ⅴ-2-6-7-12 R1

１次卓越方向13

1.4.5 設計用地震力「基準地震動Ｓｓ」による地震力については，添付書類「Ⅴ-2-1-7設計用床応答曲線の作成方針」に基づき設定する。耐震評価に用いる設計用地震力を表 1−8 に示す。
表 1−8 設計用地震力（重大事故等対処設備）
固有周期

弾性設計用地震動Ｓｄ(s)又は静的震度

据付場所

基準地震動Ｓｓ及び床面高さ(m)

水平方向

鉛直方向

水平方向

鉛直方向

水平方向

鉛直方向

設計震度

設計震度

設計震度

設計震度

−−

ＣＨ=2.09

ＣＶ=1.77

原子炉建屋

注記 ＊1：基準床レベルを示す。

NT2 補② Ⅴ-2-6-7-12 R1＊2：固有値解析より 0.05 秒以下であり剛であることを確認した。

14

1.4.6 計算方法
1.4.6.1 基礎ボルトの応力
３次元はりモデルによる地震応答解析からサポート基礎部の荷重を算出し，その結果を用いて手計算にて基礎ボルトを評価する。

検出器

ＹＹ

Ｚ

Ⅹ

検出器及び検出器固定金具重心
サポート

NT2 補② Ⅴ-2-6-7-12 R1

２

基礎部

基礎ボルト
１

ケミカルアンカＹＭＹ
ＦＹⅩＺＦＸ

ＦＺ

ＭＸ

ＭＺ

図 1−3 計算モデル（サポート基礎部，基礎ボルト）

地震応答解析によって得られたサポート基礎部の評価点の反力とモーメントを表 1−9 に示す。

表1−9 サポート発生反力，モーメント
対象計器

反力(N)
ＦＸ

モーメント(N･m)ＦＹＦＺ

TE-SA16-N001A，B

15ＭＸ

ＭＹ

ＭＺ

(1) 引張応力
基礎ボルト（1本当り）に対する引張応力は，下式により計算する。
引張力（Ｆｂ）
Ｆ ｂ＝

ＦＸ＋ｎ

ＭＹ＋
1・ｎＹ

ＭＺ
･････････････････････････････ (1.4.6.1.1)2・ｎＺ

引張応力（σｂ ）σｂ ＝Ｆｂ･･････････････････････････････････････････････････ (1.4.6.1.2)
Ａｂ

ここで，基礎ボルトの軸断面積Ａｂ は次式により求める。
Ａｂ ＝π・ｄ 2 ･･････････････････････････････････････････････ (1.4.6.1.3)
4

NT2 補② Ⅴ-2-6-7-12 R0(2) せん断応力
基礎ボルト（1本当り）に対するせん断応力は，下式により計算する。
せん断力（Ｑｂ）
Ｑｂ＝

ＭＸ
ＦＹ2 ＋ＦＺ2＋･･････････････････････････････････ (1.4.6.1.4)
ｎｎ・ 3

ここで，ボルト間距離 3 は次式により求める。
3＝Min( 1, 2)･･････････････････････････････････････････････ (1.4.6.1.5)

せん断応力（τｂ）
τｂ ＝Ｑｂ･････････････････････････････････････････････････ (1.4.6.1.6)
Ａｂ16

1.4.7 計算条件
1.4.7.1 基礎ボルトの応力計算条件
応力計算に用いる計算条件は，本計算書の【静的触媒式水素再結合器動作監視装置（入口温度）の耐震性についての計算結果】の設計条件および機器要目に示す。
1.4.8 応力の評価
1.4.8.1 基礎ボルトの応力評価
1.4.6.1項で求めたボルトの引張応力σｂは次式より求めた許容引張応力 ft s 以下であること。ただし，ft 0 は 下 表 に よ る 。

fts ＝Min［1.4・fto−1.6・τｂ，ft o ］ ･････････････････････････････ (1.4.8.1.1)
せん断応力τｂは，せん断力のみを受けるボルトの許容せん断応力 fs b 以下であること。

荷重との組合せの場合
許容引張応力＊Ｆ＊・1.52fto
許容せん断応力Ｆ＊＊

NT2 補② Ⅴ-2-6-7-12 R1基準地震動ＳＳによる

・1.5
1.5・ 3fsb

17

1.5 機能維持評価
1.5.1 静的触媒式水素再結合器動作監視装置（入口温度）の機能維持評価方法
静的触媒式水素再結合器動作監視装置（入口温度）の機能維持評価について以下に示す。
なお，評価用加速度は添付書類「Ⅴ-2-1-7 設計用床応答曲線の作成方針」に基づき設定する。
静的触媒式水素再結合器動作監視装置（入口温度）の機能確認済加速度は，添付書類「Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針」に基づき，同形式の検出器単体の正弦波加振試験において電気的機能の健全性を確認した評価部位の加速度を適用する。
機能確認済加速度を表 1−10 に示す。

NT2 補② Ⅴ-2-6-7-12 R1

表 1−10 機能確認済加速度
評価部位方向静的触媒式水素再結合器

水平動作監視装置（入口温度）（TE-SA16-N001A，B）

鉛直18（×9.8 m/s2）
機能確認済加速度1.6 評価結果
1.6.1 重大事故等対処設備としての評価結果
静的触媒式水素再結合器動作監視装置（入口温度）の重大事故等時の状態を考慮した場合の耐震評価結果を以下に示す。発生値は許容限界を満足しており，設計用地震力に対して十分な構造強度及び電気的機能を有していることを確認した。
(1) 構造強度評価結果
構造強度評価の結果を次頁以降の表に示す。
(2) 機能維持評価結果

NT2 補② Ⅴ-2-6-7-12 R0

電気的機能維持評価の結果を次頁以降の表に示す。

19

NT2 補② Ⅴ-2-6-7-12 R1【 静 的 触 媒 式 水 素 再 結 合 器 動 作 監 視 装 置 （ 入 口 温 度 ） (TE-SA16-N001A，B)の 耐 震 性 に つ い て の 計 算 結 果 】
1.

重大事故等対処設備

1.1

設計条件
機 器 名 称

設備分類

据付場所及び床面高さ（m）

弾性設計用地震動
Ｓｄ又は静的震度
水平方向
鉛直方向
設計震度
設計震度

固有周期 (s)
水平方向

鉛直方向

基準地震動Ｓｓ
水平方向
設計震度

鉛直方向
設計震度

ＣＨ＝2.09

ＣＶ＝1.77

周囲環境温度（℃）

原子炉建屋
静的触媒式水素再結合器動作監視装置

1.2

常設／緩和

静的触媒式水素再結合器動作監視装置（入口温度）
Ａｂｄ
12
材
ｎｎＹ
（mm） （mm） （mm） (mm)
(mm2)
2

基礎ボルト

＊部

―

注記 ＊1：基準床レベルを示す。
＊2：固有値解析より 0.05 秒以下であり剛であることを確認した。

機器要目

1.2.1

20

1.3―

ｎＺ

Ｓｙ(MPa)Ｓｕ(MPa)Ｆ(MPa)

2221

373261

計算数値

1.3.1 サポートに作用する力（単位：N）
ＦＸ部 材

弾性設計用地震動
Ｓｄ又は静的震度

ＦＹ
基準地震動Ｓｓ

弾性設計用地震動
Ｓｄ又は静的震度

ＦＺ
基準地震動Ｓｓ

弾性設計用地震動
Ｓｄ又は静的震度

基準地震動Ｓｓ

サポート部

1.3.2 サポートに作用するモーメント（単位：N･m）
ＭＹ

ＭＸ
部 材

サポート部

弾性設計用地震動
Ｓｄ又は静的震度

基準地震動Ｓｓ

弾性設計用地震動
Ｓｄ又は静的震度

ＭＺ
基準地震動Ｓｓ

弾性設計用地震動
Ｓｄ又は静的震度

基準地震動ＳｓNT2 補② Ⅴ-2-6-7-12 R0
1.3.3 ボルトに作用する力（単位：N）
Ｑｂ

Ｆｂ
部 材

弾性設計用地震動
Ｓｄ又は静的震度

基準地震動Ｓｓ

弾性設計用地震動
Ｓｄ又は静的震度

基準地震動Ｓｓ

基礎ボルト

1.4 結 論1.4.1 ボルトの応力部材(単位：MPa)
材 料

基礎ボルト

応 力

弾性設計用地震動Ｓｄ又は静的震度

基準地震動Ｓｓ

算出応力

許容応力

算出応力

許容応力

引張り――σb＝8

ƒts＝156＊

せん断――

τb＝2

ƒsb＝120

すべて許容応力以下である。

注記＊： ｔｓ＝Min[1.4・ ｔｏ−1.6・τｂ，ｔｏ]より算出

評価用加速度
水平方向

1.74

鉛直方向

1.47

検出器

機能確認済加速度

静的触媒式水素再結合器動作監視装置

検出器及び検出器固定金具重心

評価用加速度（1.0ZPA）はすべて機能確認済加速度以下である。

YYZ

221(×9.8 m/s2)

1.4.2 電気的機能維持の評価結果

サポート
基礎部

X
基礎ボルト

1

正面（水平方向）

ケミカルアンカ
側面（鉛直方向）2.

静的触媒式水素再結合器動作監視装置（出口温度）

2.1 概要本計算書は，添付書類「Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針」にて設定している構造強度及び機能維持の設計方針に基づき，静的触媒式水素再結合器動作監視装置（出口温度）が設計用地震力に対して十分な構造強度及び電気的機能を有していることを説明するものである。
静的触媒式水素再結合器動作監視装置（出口温度）は，重大事故等対処設備において常設重大事故緩和設備に分類される。以下，重大事故等対処設備としての構造強度評価及び電気的機能維持評価を示す。
2.2 一般事項
2.2.1 構造計画

NT2 補② Ⅴ-2-6-7-12 R1

静的触媒式水素再結合器動作監視装置（出口温度）の構造計画を表 2−1 に示す。

22

NT2 補② Ⅴ-2-6-7-12 R0

表 2−1 構造計画
計画の概要
基礎・支持構造
検出器は，圧縮継手

概略構造図

主体構造

測温抵抗体

【TE-SA16-N002A，N002B】

にて，静的触媒式水素再結合器に固定する。

静的触媒式
水素再結合器

検出器

23

圧縮継手

2.2.2 評価方針
静的触媒式水素再結合器動作監視装置（出口温度）の機能維持評価は，添付書類「Ｖ-2-1-9
機能維持の基本方針 4.2 電気的機能維持」にて設定した電気的機能維持の方針に基づき，地震時の応答加速度が電気的機能確認済加速度以下であることを，「2.4 機能維持評価」にて示す方法にて確認することで実施する。確認結果を「2.5 評価結果」に示す。
静的触媒式水素再結合器動作監視装置（出口温度）の耐震評価フローを図 2−1 に示す。

設計用地震力

評価用加速度NT2 補② Ⅴ-2-6-7-12 R0

計器の電気的機能維持評価

図 2−1 静的触媒式水素再結合器動作監視装置（出口温度）の耐震評価フロー

24

2.2.3 適用基準
適用基準等を以下に示す。
(1) 原子力発電所耐震設計技術指針（重要度分類・許容応力編 ＪＥＡＧ４６０１・補−
1984，ＪＥＡＧ４６０１−1987及びＪＥＡＧ４６０１−1991

追補版）（日本電気協会

NT2 補② Ⅴ-2-6-7-12 R1

電気技術基準調査委員会 昭和59年9月，昭和62年8月及び平成3年6月）

25

2.3 評価部位
静的触媒式水素再結合器動作監視装置（出口温度）は，静的触媒式水素再結合器に挿入され固定されることから，静的触媒式水素再結合器が支持している。静的触媒式水素再結合器の構造強度評価は添付書類「Ⅴ-2-9-5-5-1 静的触媒式水素再結合器の耐震性についての計算書」
にて実施しているため，本計算書では，静的触媒式水素再結合器に生じる加速度を用いて静的

NT2 補② Ⅴ-2-6-7-12 R1

触媒式水素再結合器動作監視装置（出口温度）の電気的機能維持評価について示す。

26

2.4 機能維持評価
2.4.1 評価用加速度
静的触媒式水素再結合器動作監視装置（出口温度）は，静的触媒式水素再結合器に挿入され固定されることから評価用加速度は「基準地震動Ｓｓ」による地震力として，添付書類「Ⅴ-2-1-7 設計用床応答曲線の作成方針」に基づき設定し，評価用加速度が機能確認済加速度以下であることを確認する。評価用加速度を表 2−2 に示す。
（×9.8 m/s2)

表 2−2 評価用加速度
機器名称

対象機器設置箇所

方向

評価用加速度

静的触媒式水素再結合器
動作監視装置（出口温度）（TE-SA16-N002A，B）

原子炉建屋

水平1.74鉛直

1.47

NT2 補② Ⅴ-2-6-7-12 R1

注記 ＊：基準床レベルを示す。

27

2.4.2 機能確認済加速度
静的触媒式水素再結合器動作監視装置（出口温度）の機能確認済加速度については以下に示す。
静的触媒式水素再結合器動作監視装置（出口温度）の機能確認済加速度には，添付書類「Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針」に基づき，同形式の検出器単体の正弦波加振試験において電気的機能の健全性を確認した評価部位の加速度を適用する。機能確認済加速度を表2−3 に示す。
表 2−3 機能確認済加速度 （×9.8 m/s2）
評価部位

方向

静的触媒式水素再結合器

水平動作監視装置（出口温度）

NT2 補② Ⅴ-2-6-7-12 R1（TE-SA16-N002A，B）

28

鉛直

機能確認済加速度2.5 評価結果
2.5.1 重大事故等対処設備としての評価結果
静的触媒式水素再結合器動作監視装置（出口温度）については，重大事故等時の状態を考慮した場合の耐震評価結果を以下に示す。評価用加速度は機能確認済加速度以下であり，設計用地震力に対して電気的機能が維持されていることを確認した。
(1) 機能維持評価結果

NT2 補② Ⅴ-2-6-7-12 R0

電気的機能維持評価の結果を次頁以降の表に示す。

29

NT2 補② Ⅴ-2-6-7-12 R1E
静 的 触 媒 式 水 素 再 結 合 器 動 作 監 視 装 置 （ 出 口 温 度 ）（TE-SA16-N002A，B）の 耐 震 性 に つ い て の 計 算 結 果 】
1. 重 大 事 故 等 対 処 設 備
1.1 電気的機能維持の評価結果(×9.8 m/s2)
評価用加速度
水平方向

1.74

鉛直方向

1.47

静的触媒式水素再結合器動作監視装置

評価用加速度（1.0ZPA）はすべて機能確認済加速度以下である。

機能確認済加速度30