あきた芸術劇場 ミルハス

No.331

舞台照明設備施工

外観

施設概要

建築概要

所 在 地 ･････ 〒010-0875 秋田県秋田市千秋明徳町2-52
Ｔ Ｅ Ｌ ･････ 018-838-5822
施
主 ･････ 秋田県・秋田市連携設
計 ･････ 佐藤総合計画・小畑設計共同企業体
工期 ･････ 2019年5月〜2022年5月
オープン ･････ 2022年6月

建築面積 ･････ 8,581㎡
延床面積 ･････ 22,653㎡
階
数 ･････ 地下1階、地上6階
構造 ･････ 鉄骨鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造

あきた芸術劇場ミルハスが新たな秋田の文化芸術の創造拠点として、2022年6月、秋田市千秋明徳町の秋田県民会館跡地に開館しました。
高い音響性能と舞台機能を併せ持つ大ホール（2007席）と臨場感を重視した中ホール（800席）
をはじめ、二つの小ホール、練習室、研修室、創作室を備えた劇場です。
秋田県と秋田市が共同で整備した全国でも例のない文化施設でもあります。
ミルハス内は秋田らしさにあふれています。
秋田杉がふんだんに使用されているほか、樺細工や川連漆器、大館曲げわっぱなどの伝統工芸品が随所にちりばめられており、来館者の皆さまには秋田の魅力を十分に感じとっていただ
けます。
ミルハスから、県内はもとより全国、そして世界へ多様な文化を発信し、感動と交流の輪を広げていきます。
（あきた芸術劇場 ミルハスHP より引用）
外観エントランス 夕景

大ホール
ホール概要
客舞席 ･･････････ 2,007席（1階1,380席／2階627席）、車椅子常時2席（最大36席設置可能）、多目的室6席
台 ･･････････ 間口 14.4〜21.6ｍ（可動式） 奥行 19.8ｍ 高さ 9.0ｍ〜14ｍ（可動式）

設備概要
舞台照明用設備容量（Tr）
フロアー回路電源盤（フライギャラリー上手・下手）×2面
持込照明機器電源盤（上手・下手）×2面
持込動力電源盤（上手・下手）×2面
すのこ電源盤1 〜 4×4面

1φ3ω 105V/210V 50Hz 500kVA×2
入力 1φ3ω 105V/210V 50Hz 80kVA
MCCB 3P 400AF/400AT ×1（主幹）入力 1φ3ω 105V/210V 50Hz 120kVA
MCCB 3P 600AF/600AT×1（主幹）3φ3ω 200V 50Hz 40kVA×2
MCCB 3P 125AF/125AT×1（主幹）入力 1φ3ω 105V/210V 50Hz 80kVA
MCCB 3P 400AF/400AT×1（主幹）

前明かり電源盤1 〜 2×2面

入力 1φ3ω 105V/210V 50Hz 80kVA
MCCB 3P 400AF/400AT×1（主幹）フォロースポット用電源盤
1φ3ω 105V/210V 45kVA
MCCB 3P 225AF/225AT×1（主幹）調光室電源盤
入力 1φ3ω 105V/210V 50Hz 20kVA
MCCB 3P 100AF/100AT×1（主幹）
移動形調光器※
2kW×4回路（MAX 6kW）×113台
移動形直回路コンセントボックス100V※ C型20A×8（4回路）×8台
移動形直回路コンセントボックス200V※ D型20A×6（3回路）×16台※インテリジェント機能付

舞台から客席ポップスやクラシック、ミュージカルなどの音楽系や歌舞伎など幅広い演目に対応
22 階客席から舞台上手舞台から客席下手

第1〜3ボーダーライト

調色LEDボーダーライト BL-4Rs-N
各14台設備調色モード（1600K〜2800K）、単色モード（2800K）の2タイプの調光特性が選択可能
定格消費電力220W（全点灯時）
狭角タイプ
平均演色評価数Ra95（代表値）
インテリジェント機能付

アッパー・ロアーホリゾントライト

カラーLEDアッパー・ロアーホリゾントライト UX-2L・LX-2L
各16台設備
定格消費電力400W（全点灯時）
R,G,B,LB+W 2灯5色タイプ
平均演色評価数Ra93（電球色LED代表値）
インテリジェント機能付

天井反射板ライト

調色LED天反ライト
CR-Rs-N-500/F
62灯設備
調色モード（1800K〜3000K）、単色モード（3000K）の2タイプの調光特性が選択可能
ハロゲン500W相当の明るさ
定格消費電力80W
狭角タイプ
平均演色評価数Ra95（代表値）
インテリジェント機能付

客席から舞台（反射板） 3

客席から舞台

照明操作卓

調光室ネットワークラック

照明操作卓F153III
コントロールCH
コントロールDIM
プリセットフェーダ（セパレートタイプ）
ショーデータ数
シーン記憶
パート数
サブフェーダエフェクト

4

2048CH
2048DIM
20本×3段×5台
ジョイント機能、P/F切替機能
1000ショーデータ
1000シーン
8パート
20本 50ページ
1000シーン
50パターン×99ステップ
トータル1000ステップ

パッチ
プロファイルCHグループ
マクロ数
データ互換
ディスプレイ
外部記憶
調光制御信号
外部入力調光信号

4場面＋1:1 表形式表示
画面、
負荷グラフィック表示
画面
16種類
99グループ
99マクロ
USBメモリ：F153,JASCII
17型カラー液晶ディスプ
レイ2台
USBメモリDMX512／1990×2系統
Ethernet
DMX512／1990×1系統
Ethernet

持込照明機器電源盤

負荷設備
フットライト用コンセント（上手・下手）
花道フットライト用コンセント
舞台袖フロアーコンセント（上手・下手）
舞台奥フロアーコンセント
舞台袖集中コンセント盤（舞台前上手）
舞台袖集中コンセント盤（舞台前下手）
舞台奥集中コンセント盤（舞台奥上手）
舞台奥集中コンセント盤（舞台奥下手）
オーケストラ迫りフロアーコンセント
舞台床周り用移動形調光器接続盤（上手）舞台床周り用移動形調光器接続盤（下手）舞台床周り用移動形調光器※
ロアーホリ用フロアーコンセント
ロアーホリゾントライト LX-2L
持込卓用コネクタボックス（舞台袖下手）フライギャラリー給電コネクタボックス(6面)
DMXノード（可搬型）
舞台すのこコンセントボックス（2個）
天井反射板ライト CR-Rs-N-500/F
第1〜3ボーダーライト
給電コネクタボックス
照明器具 BL-4Rs-N
第1〜6サスペンションライト
フライダクト
給電コネクタボックス（各3面）
移動形調光器※
移動形直100Vコンセントボックス※
移動形直200Vコンセントボックス※
DMXノード（可搬型）
照明器具
CX-8MII
FX-8II
S4-436
アッパーホリゾントライト
給電コネクタボックス
移動形調光器※DMXノード（可搬型）
照明器具 UX-2L
客席サスペンションライト
フライダクト
給電コネクタボックス
イーサネットコネクタボックス（2個）
移動形調光器※
移動形直100Vコンセントボックス※
移動形直200Vコンセントボックス※
DMXノード（可搬型）
照明器具
CX-8MII
FX-8II
S4-419プロセニアムサスペンションライト
フライダクト
給電コネクタボックス（3面）
イーサネットコネクタボックス（2個）
移動形調光器※
移動形直100Vコンセントボックス※
移動形直200Vコンセントボックス※
DMXノード（可搬型）
照明器具
CX-8MII
FX-8II
S4-436
第1〜2シーリングライト
給電コンセントボックス（各4面）
移動形調光器※DMXノード（可搬型）
照明器具
CX-8MII
S4-419フロントサイドライト（上手・下手）
コンセントダクト移動形調光器接続盤
移動形調光器※DMXノード（可搬型）
照明器具
CX-8MII
S4-426
バルコニーコンセント（4個）
移動形調光器接続盤
持込卓用コネクタボックス（客席)サブ調整室コネクタ
フォロースポットライト SUPERSOL-3003SR/e※インテリジェント機能付

第1シーリングライト

C型20Aコンセント×各4個
C型20Aコンセント×4個
C型20Aコンセント×各17個 内各1個（直）／C型30Aコンセント×各6個／DMX信号出力コネクタ×各1個
C型20Aコンセント×4個／C型30Aコンセント×6個
C型20Aコンセント×19個 内3個（直）／平行15Aコンセント×1個／イーサネットコネクタ×3個
C型20Aコンセント×17個 内1個（直）／イーサネットコネクタ×1個
C型20Aコンセント×9個 内1個（直）／C型30Aコンセント×9個／イーサネットコネクタ×1個
C型20Aコンセント×5個 内1個（直）／C型30Aコンセント×9個／イーサネットコネクタ×1個C型20Aコンセント×6個 内2個（直）／DMX信号出力コネクタ×2個
C型60Aコネクタ×8個（ピッグテール式）／C型20Aコンセント×28個／イーサネットコネクタ×2個
C型60Aコネクタ×8個（ピッグテール式）／C型20Aプラグ×32個／イーサネットコネクタ×2個
2kW×4回路（MAX 6kW）×16台
C型20Aコンセント×4個（直）／DMX信号出力コネクタ×2個
LED400W×16台（R,G,B,LB+W）台車×8台
C型20Aコンセント×2個（直）／平行15Aコンセント×1個／イーサネットコネクタ×2個
C型60Aコネクタ×各2個（直）／C型20Aコネクタ×各1個（直）／D型20Aコネクタ×各2個（直・ピッグテール式）／イーサネットコネクタ×1個
2台
C型60Aコンセント×各2個（直）／C型20Aコンセント×各2個（直）／D型20Aコネクタ×各2個（直）／イーサネットコネクタ×1個
調色LED80W×62灯
C型20Aコンセント×各6個（直）／DMX信号出力コネクタ×各1個
調色LED220W（全点灯時）
×各14台
C型20Aコンセント×各72個 内各8個（直）/D型20Aコンセント×各12個
C型60Aコネクタ×各12個（直）、200V60Aコネクタ×各6個（直・ピッグテール式）／イーサネットコネクタ×各3個
2kW×4回路（MAX 6kW）
×各8台
直100V20A×4回路×各1台（リモートON/OFF機能付）
直200V20A×3回路×各2台（リモートON/OFF機能付）
各1台
1kWハロゲン 平凸レンズ×各12台
1kWハロゲン フレネルレンズ×各16台
750Wハロゲン エリプソイダルリフレクタ36°×各6台
C型60Aコネクタ×4個（直・ピッグテール式）／C型20Aコネクタ×4個（直・ピッグテール式）／イーサネット
コネクタ×2個
2kW×4回路（MAX 6kW）
×3台
1台
LED400W×16台（R,G,B,LB+W）
C型20Aコンセント×32個 内8個（直）/D型20Aコンセント×12個（直）C型60Aコネクタ×4個（直・ピッグテール式）、200V60Aコネクタ×2個（直・ピッグテール式）
イーサネットコネクタ×各1個
2kW×4回路（MAX 6kW）
×3台
直100V20A×4回路×1台（リモートON/OFF機能付）
直200V20A×3回路×2台（リモートON/OFF機能付）
1台
1kWハロゲン 平凸レンズ×8台
1kWハロゲン フレネルレンズ×8台
750Wハロゲン エリプソイダルリフレクタ19°×2台
C型20Aコンセント×72個 内8個（直）/D型20Aコンセント×12個（直）C型60Aコネクタ×各4個（直・ピッグテール式）、200V60Aコネクタ×各2個（直・ピッグテール式）
イーサネットコネクタ×各1個
2kW×4回路（MAX 6kW）
×8台
直100V20A×4回路×1台（リモートON/OFF機能付）
直200V20A×3回路×2台（リモートON/OFF機能付）
1台
1kWハロゲン 平凸レンズ×12台
1kWハロゲン フレネルレンズ×16台
750Wハロゲン エリプソイダルリフレクタ36°×6台
C型60Aコネクタ×各2個（直・ピッグテール式）、C型20Aコネクタ×各1個（直・ピッグテール式）、D型20Aコ
ネクタ×各1個（直・ピッグテール式）／イーサネットコネクタ×各1個
2kW×4回路（MAX 6kW）
×各8台
各1台
1kWハロゲン 平凸レンズ×30台（第1）、1.5kWハロゲン 平凸レンズ×32台（第2）750Wハロゲン エリプソイダルリフレクタ19°×10台（第1）C型20Aコンセント×各50個 内2個（直・ピッグテール式）／D型20Aコンセント×各2個（直・ピッグテール式）／イーサネットコネクタ×各2個
C型60Aコネクタ×各6個（直・ピッグテール式）／C型20Aプラグ×各24個／イーサネットコネクタ×各2個
2kW×4回路（MAX 6kW）
×各6台
各1台
1kWハロゲン 平凸レンズ×各24台
750Wハロゲン エリプソイダルリフレクタ26°×各4台
C型20Aコンセント×各4個 内1個（直）／イーサネットコネクタ×2個
C型60Aコンセント×4個（直）／C型20Aコンセント×1個（直）／イーサネットコネクタ×2個／C型20Aプ
ラグ×16個（直）C型20Aコンセント×2個（直）／平行15Aコンセント×1個／イーサネットコネクタ×2個
イーサネットコネクタ×2個
3kWクセノン×4台

第2シーリングライト

フォロースポットライト 5

9,0002,500 2,400 700

断面図（単位：mm）

5,500

148 7

619
542

17

16

11
101213

20
1

2,500

4,000 500 3,500 3,000

5,500

4,500

918
3

15

7,500

6,500

6,500

6,500

6,500

3,300

3,200

6,500

6,500

4,000

2,500

3,000 3,000

1 ロアーホリゾントライト

6 第5サスペンションライト

11 客席サスペンションライト

16 フォロースポットライト

3 第2サスペンションライト

8 アッパーホリゾントライト

13 フロントサイドライト

18 第2ボーダーライト

2 第1サスペンションライト
4 第3サスペンションライト

5 第4サスペンションライト

66,500

7 第6サスペンションライト

9 フライギャラリーコネクタボックス
10 プロセニアムサスペンションライト

12 バルコニーコンセント
14 第1シーリングライト
15 第2シーリングライト

17 第1ボーダーライト
19 第3ボーダーライト
20 照明操作卓

客席天井ネットワークラック・前明かり電源盤・移動形調光器接続盤

小 ホ ー ルA
設備概要
舞台照明用設備容量
舞台照明電源盤

1φ3ω 105V ／ 210V 50Hz 20kVA×1
入力 1φ3ω 105V/210V 50Hz 20kVA
MCCB 3P 100AF/100AT×1（主幹）
MCCB 3P 50AF/30AT ×10
MCCB 3P 50AF/15AT×2

負荷設備
サスペンションライト
コンセントボックス1 〜 3（6面）
C型30A×各2個、C型20A×各8個
イーサネットコネクタ（3面） 各1個
DMXノード（可搬型）3台
移動形調光器※1.5kW×3回路（MAX 3kW）
×8台
照明器具 VL800 PROPAR LEDスポットライト30W（RGBW×7）×12台
ウォールコンセント（4面） C型30A×各2個、C型20A×各4個、イーサネットコネクタ×各1個
DMXノード（可搬型）
2台

コントロールCH
コントロールDIM
記憶数
ステージマップ/電源ボタン
ボタン（ユーザー定義可能）
7型カラーマルチタッチスクリーン
マスターフェーダ（ユーザー定義可能）
チャンネルフェーダ（バンプボタン付）
外部記憶装置（USB）

80CH
1024DIM
999キュー
1個
5個
1式
4本
40本
1式

2,500

32

14,500

照明操作卓
ColorSource Console AV40（小ホールA・B同仕様）

1,000※インテリジェント機能付

断面図（単位：mm）

6,700

5,000

5,300

5,000

1 サスペンションライト12 サスペンションライト23 サスペンションライト3

小 ホ ー ルB
設備概要
舞台照明用設備容量
舞台照明電源盤

1φ3ω 105V ／ 210V 50Hz 30kVA×1
入力 1φ3ω 105V/210V 50Hz 30kVA
MCCB 3P 225AF/150AT×1（主幹）
MCCB 3P 50AF/30AT×10
MCCB 2P 50AF/15AT ×2

負荷設備※インテリジェント機能付

断面図（単位：mm）
3,500

DMXノード（可搬型）

3台
1.5kW×3回路（MAX 3kW）×12台
LEDスポットライト30W（RGBW×7）×12台
HTI400W フォロースポットライト×2台
C型30A×各2個、C型20A×各4個、イーサネットコネクタ×各1個
2台

11

14,500KJ-6II
ウォールコンセント（4面）

C型30A×各2個、C型20A×各4個、イーサネットコネクタ×各1個
C型30A×各2個、C型20A×各4個

2,500

グリッドコンセント
ボックス（6面）
グリッドコンセントボックス（6面）
DMXノード（可搬型）
移動形調光器※
照明器具 VL800 PROPAR

6,700

5,0005,300

1 グリッドコンセント

7中ホールホール概要
客舞席 ････････ 最大800席（1階 500席、2階 300席）
台 ････････ 間口 14.4ｍ 奥行16.7ｍ 高さ 7.2m〜9.0m（可動式）

設備概要
舞台舞台照明用設備容量（Tr）
フロアー回路電源盤（上手・下手）×2面
持込照明機器電源盤（上手・下手）×2面
持込動力電源盤（上手・下手）×2面
すのこ電源盤1 〜 3×3面

1φ3ω 105V/210V 50Hz 500kVA×2
入力 1φ3ω 105V/210V 50Hz 80kVA
MCCB 3P 400AF/400AT ×1（主幹）入力 1φ3ω 105V/210V 50Hz 120kVA
MCCB 3P 600AF/600AT×1（主幹）3φ3ω 200V 50Hz 40kVA
MCCB 3P 125AF/125AT×1（主幹）入力 1φ3ω 105V/210V 50Hz 70kVA
MCCB 3P 400AF/350AT×1（主幹）

前明かり電源盤1 〜 2×2面

入力 1φ3ω 105V/210V 50Hz 80kVA
MCCB 3P 400AF/400AT×1（主幹）調光室電源盤
入力 1φ3ω 105V/210V 50Hz 10kVA
MCCB 3P 50AF/50AT×1（主幹）
移動形調光器※
2kW×4回路（MAX 6kW）×87台
移動形直回路コンセントボックス100V※ C型20A×8（4回路）×8台
移動形直回路コンセントボックス200V※ D型20A×6（3回路）×5台※インテリジェント機能付

舞台から客席演劇、ダンスを中心に音楽系まで幅広い演目に対応
8

2 階客席から舞台下手客席から舞台

アッパー・ロアーホリゾントライト

カラーLEDアッパー・ロアーホリゾ
ントライト UX-2L・LX-2L各14台設備※その他は、大ホールと同仕様

第1〜4ボーダーライト

調色LEDボーダーライト BL-4Rs-N
各12台設備※その他は、大ホールと同仕様

第1ボーダーライト・第1サスペンションライト

第1シーリングライト

フォロースポットライト 9

負荷設備
奈落コンセントボックス（3個）
フットライト用コンセント（上手・下手）
花道フットライト用コンセント（上手・下手）
舞台袖フロアーコンセント（上手・下手）
舞台奥フロアーコンセント
舞台袖集中コンセント盤（舞台前上手）
舞台袖集中コンセント盤（舞台前下手）
舞台奥集中コンセント盤（舞台奥上手・下手）
トーメンタルタワーライト（上手・下手）
照明器具
S4-436
奈落用移動形調光器接続盤（上手・下手）
舞台床周り用移動形調光器※
ロアーホリ用フロアーコンセント
ロアーホリゾントライト LX-2L
持込卓用コネクタボックス（舞台袖下手）フライギャラリー給電コネクタボックス（4面）
DMXノード（可搬型）
舞台すのこコンセントボックス（3個）
第1〜3ボーダーライト
給電コネクタボックス（3個）
移動形直100Vコンセントボックス※
DMXノード（可搬型）
第4ボーダーライト
給電コネクタボックス
DMXノード（可搬型）（第1〜4） 照明器具 BL-4Rs-N
第1〜4サスペンションライト
フライダクト給電コネクタボックス（各2面）
移動形調光器※
移動形直100Vコンセントボックス※
移動形直200Vコンセントボックス※
DMXノード（可搬型）
照明器具
CX-8MII（第1〜4）
FX-8II
S4-436
アッパーホリゾントライト
給電コネクタボックス
移動形調光器※DMXノード（可搬型）
照明器具
UX-2L
客席すのこコンセントボックス
プロセニアムサスペンションライト
フライダクト
給電コネクタボックス（2面）
イーサネットコネクタボックス（2個）
移動形調光器※
移動形直100Vコンセントボックス※
移動形直200Vコンセントボックス※
DMXノード（可搬型）
照明器具
CX-8MII
FX-8II
S4-436
第1〜2シーリングライト
給電コンセントボックス（各4面）
移動形調光器※DMXノード（可搬型）
照明器具
CX-8MII
S4-419フロントサイド（上手・下手）コンセントボックス
移動形調光器※
照明器具
CX-8MII
S4-426
バルコニーコンセント
移動形調光器接続盤
持込卓用コネクタボックス（客席)サブ調整室コネクタ
フォロースポットライト SUPERSOL-2009SR/e10※インテリジェント機能付

C型60Aコンセント×各2個（直）／C型20Aコンセント×各2個（直）／イーサネットコネクタ×各1個
C型20Aコンセント×各4個
C型20Aコンセント×各4個
C型20Aコンセント×各13個 内1個（直）／C型30Aコンセント×各3個／DMX信号出力コネクタ×各1個
C型20Aコンセント×6個／C型30Aコンセント×6個
C型20Aコンセント×19個 内2個（直）／平行15Aコンセント×1個／イーサネットコネクタ×3個
C型20Aコンセント×17個 内1個（直）／イーサネットコネクタ×1個
C型20Aコンセント×各8個内1個（直）／C型30Aコンセント×各6個／イーサネットコネクタ×各1個
C型20Aコンセント×各6個
750Wハロゲンエリプソイダルリフレクタ36°×各6台
C型60Aコネクタ各8個（ピッグテール式）/C型20Aプラグ×各26個／イーサネットコネクタ×各2個2kW×4回路（MAX 6kW）×16台
C型20Aコンセント×4個（直）／DMX信号出力コネクタ×2個
LED400W×14台（R,G,B,LB+W）台車×7台
C型20Aコンセント×2個（直）／平行15Aコンセント×1個／イーサネットコネクタ×2個
C型60Aコネクタ×各2個（直・ピッグテール式）／C型20Aコネクタ×各1個（直・ピッグテール式）／D型20A
コネクタ×各2個（直・ピッグテール式）／イーサネットコネクタ×各1個
2台
C型60Aコンセント×各2個（直）／C型20Aコンセント×各2個（直）／D型20Aコンセント×各2個（直）／イーサネットコネクタ×各1個
C型60Aコネクタ×各4個（直）／200V 60Aコネクタ×各2個（直・ピッグテール式）／イーサネットコネクタ
×各2個
直100V20A×4回路（リモートON/OFF機能付）×各1台
各1台
C型20Aコンセント×6個（直）／イーサネットコネクタ×1個
1台
調色LED220W（全点灯時）
×各12台
C型20Aコンセント×各64個 内各8個（直）/D型20Aコンセント×各6個（直）C型60Aコネクタ×各4個（直）／200V60Aコネクタ×各2個（直・ピッグテール式）／イーサネットコネクタ×各1個
2kW×4回路（MAX 6kW）
×各7台
直100V20A×4回路×各1台（リモートON/OFF機能付）
直200V20A×3回路×各1台（リモートON/OFF機能付）
各1台
1kWハロゲン 平凸レンズ×各8台
1kWハロゲン フレネルレンズ×各16台
750Wハロゲン エリプソイダルリフレクタ36°×各6台
C型60Aコネクタ×4個（直・ピッグテール式）／C型20Aコネクタ×4個（直・ピッグテール式）／イーサネット
コネクタ×2個
2kW×4回路（MAX 6kW）
×3台
1台
LED400W×14台（R,G,B,LB+W）
C型60Aコンセント×2個（直）／C型20Aコンセント×2個（直）／D型20Aコンセント×2個（直）／イーサネットコネクタ×1個
C型20Aコンセント×64個 内8個（直）／D型20Aコンセント×6個（直）C型60Aコネクタ×各4個（直・ピッグテール式）／200V60Aコネクタ×各2個（直・ピッグテール式）
イーサネットコネクタ×各1個
2kW×4回路（MAX 6kW）
×7台
直100V20A×4回路×1台（リモートON/OFF機能付）
直200V20A×3回路×1台（リモートON/OFF機能付）
1台
1kWハロゲン 平凸レンズ×8台
1kWハロゲン フレネルレンズ×16台
750Wハロゲン エリプソイダルリフレクタ36°×6台
C型60Aコネクタ×各2個（直・ピッグテール式）／C型20Aコネクタ×各1個（直・ピッグテール式）／D型20A
コネクタ×各1個（直・ピッグテール式）／イーサネットコネクタ×各1個
2kW×4回路（MAX 6kW）
×各8台
各1台
1kWハロゲン 平凸レンズ×24台（第1）、36台（第2）750Wハロゲン エリプソイダルリフレクタ19°×16台（第1）、8台（第2）C型60Aコンセント×各6個／C型20Aコンセント×各3個／D型20Aコンセント×各3個／イーサネットコ
ネクタ×各3個
2kW×4回路（MAX 6kW）
×各6台
1kWハロゲン 平凸レンズ×各20台
750Wハロゲン エリプソイダルリフレクタ26°×各4台
C型20Aコンセント×16個 内1個（直）／イーサネットコネクタ×2個
C型60Aコンセント×4個（直）／C型20Aコンセント×4個（直）／イーサネットコネクタ×2個／C型20Aプ
ラグ×16個C型20Aコンセント×2個（直）／平行15Aコンセント×1個／イーサネットコネクタ×2個
イーサネットコネクタ×2個
2kWクセノン×4台

971253181716

41314155,5001168192

3,000

104,5005,500

断面図（単位：mm）

2,500

4,000

500 3,500

17,3008,700

6,5006,500

6,500

4,000

2,500 500 3,000

1 ロアーホリゾントライト

6 第2サスペンションライト

11 アッパーホリゾントライト

16 第1シーリングライト

3 第1ボーダーライト

8 第3サスペンションライト

13 プロセニアムサスペンションライト

18 フォロースポットライト

2 トーメンタルライト

4 第1サスペンションライト
5 第2ボーダーライト

7 第3ボーダーライト

9 第4ボーダーライト

10 第4サスペンションライト

12 フライギャラリーコネクタボックス
14 バルコニーコンセント
15 フロントサイドライト

17 第2シーリングライト
19 照明操作卓

照明操作卓F153III ※大ホールと同機種
プリセットフェーダ（セパレートタイプ）
20本×3段×4台

舞台から客席下手

フロア回路電源盤・移動形調光器接続盤 11

エントランスロビー

3,4 階ホワイエ

大ホール 3,4 階ホワイエ

外観 夕景

中ホール ホワイエ
撮影 株式会社エスエス企画

YP-AQQJBBQA