产品目录 Product catalog

中日高电气科技（深圳）有限公司【公司简介】

中日高电气科技（深圳）有限公司（简称：中日高）是由日本高压电气株式会社（简称：NKE）在中国设立的全资子公司。早在2002年为了满足海外及中国大陆业务需要，在中国深圳保
税区成立了开关产品加工基地，之后为了满足加速扩张的国内市场需求，在2009年注册成立了现
地法人，并通过了ISO9001认证。
中日高公司继承了日本总公司的严格生产管理模式和在配网产品研发能力上的优势，其生产的产品质量与日本总公司生产的产品完全一致。
公司的生产管理能力与品质管理能力通过了东京电力等日本主要电力公司的严格审核要求，并
被认定为合格的海外生产基地。
公司生产的配网产品除了远销日本电力市场之外，其生产的高压封闭式喷射熔断器产品和高压
开关系列产品广泛应用在中国北京、上海、天津、四川、山西、河南、河北、青海、新疆、江苏、辽宁、山东、浙江、广东、广西、云南等众多区域的各类项目中，获得了客户的高度认可和
一致好评。
“顾客至上”为原则，以“品质经营”为目标是中日高公司常年坚持的经营理念。中日高公司
原以可靠稳定的产品品质为基础，面向国内外的合作伙伴提供我们热情专业的服务。

Copyright (C) Nippon Kouatsu Electric Co.,Ltd. All Rights Reserved1中日高电气科技（深圳）有限公司

目录
Contents
公司概况
1

公司简介

3

主要业绩

4

产品展示

熔断器系列
5

户外封闭型喷射式熔断器

开关系列
810kV SF6 柱上负荷开关（手动 & 电动）

11

10kV 真空柱上负荷开关（手动 & 电动）

15

10kV 柱上SOG智能分界开关

21

10kV 柱上OG智能分界开关（真空型）

26

10kV 柱上真空断路器（支柱式 & 箱式）

30

10kV 隔离开关监测系列32电动型负荷开关用FTU控制器

34

接地故障点探查装置36

故障定位系统（FLS）

NKE智能系统解决方案
43

NKE智能柱上开关产品及系统解决方案
Copyright (C) Nippon Kouatsu Electric Co.,Ltd. All Rights Reserved2中日高电气科技（深圳）有限公司【主要业绩】
年份
2010年
至
2012年

2013年

2014年
至
2016年
2017年
至
2023年

项目名称
■南京配网自动化试点线路 项目■广州配网自动化项目智能负荷开关项目■江苏柱上SF6负荷开关集中招标项目■江苏地区SOG用户分界开关业扩项目■国网江苏 第一批配（农）网设备协议库存招标采购负荷开关■国网浙江第一批配（农）网设备协议库存招标采购■国网北京第一批配（农）网设备协议库存招标采购负荷开关■国网北京第二批配（农）网设备协议库存招标采购高压熔断器（喷射式）■国网江苏第一批配（农）网设备协议库存招标采购负荷开关■国网江苏第三批配（农）网设备协议库存招标采购负荷开关■国网北京第一批配（农）网设备协议库存招标采购高压熔断器（喷射式）■国网北京第二批配（农）网设备协议库存招标采购高压熔断器（喷射式）■国网北京第三批配（农）网设备协议库存招标采购高压熔断器（喷射式）■国网山西第二次配■国网四川第一次配网设备协议库存招标采购高压熔断器（喷射式）网设备协议库存招标采购高压熔断器（喷射式）Copyright (C) Nippon Kouatsu Electric Co.,Ltd. All Rights Reserved

高压熔断器（喷射式）3中日高电气科技（深圳）有限公司【产品展示】

开
关
系
列
断路器

负荷开关

隔离开关

熔
断
器
系
列
普通型

防盐雾型

防雷保护型

FLS

故障点查找装置

控制箱

监
测
系
列

Copyright (C) Nippon Kouatsu Electric Co.,Ltd. All Rights Reserved

4中日高电气科技（深圳）有限公司

户外封闭型喷射式熔断器专用于配电变压器的保护
防
雷
保
护
型

用途：·500kVA以下的变压器保护
功能：·带负荷操作,可开断负荷电流

一
般
型
防
盐
雾
型

【技术参数】
No.

项目

规格参数

1

额定电压

12kV

2

额定电流

50A

3

额定负荷开断最大电流

65A

4

额定短路开断电流5额定雷电冲击耐压（BIL）

75kV

6

充电部位的外露全封闭

7

外绝缘最小爬电距离

8

机械稳定性

500次

9

使用的熔丝

K型 熔丝

10

操作方法

熔丝管专用操作棒

12.5kA，3次

430mm / 690mm

Copyright (C) Nippon Kouatsu Electric Co.,Ltd. All Rights Reserved

5中日高电气科技（深圳）有限公司

Copyright (C) Nippon Kouatsu Electric Co.,Ltd. All Rights Reserved

6中日高电气科技（深圳）有限公司【安装实例(北京)】

通
州
区
示
范
线
路
工
程

朝
阳
区
张
坊
路

Copyright (C) Nippon Kouatsu Electric Co.,Ltd. All Rights Reserved

7中日高电气科技（深圳）有限公司

10kV SF6 柱上负荷开关（电动/手动）手动

电动（电压型/电流型）【产品特点】◆ 箱体材料是户外开关的基础，采用SUS304L日本海军军用优质不锈钢，高刚性高强度。八角形箱体，外形美观且难以附着灰尘和积雪等；◆ 产品体积小，重量轻（本体重量仅80公斤，主体长713mm），安装简单方便；◆ 耐严寒和高温、防重盐害等特点，恶劣条件- 40℃～60℃下可保证安全稳定运行；◆ Tig焊接，使焊接部和本体融为一体，残余应力小。绝缘套管和本部连接采用独有专利技术和高净化生产，确保高可靠密封性；◆ SF6气体作为灭弧和绝缘介质，安全可靠，气箱内设活性氧化铝，防止电弧发生时壳体吸着水分凝露发生事故；◆ 主电极采用消耗少的耐弧金属简单板型电极，抗高频度分合，50kA峰值短路合闸，大容量通电性能。消弧部采用高频度分、合对应消弧栅构造，回旋式结构和去离栅式灭弧，使SF6气体产生纵向气流，将触头在回旋运动时产生的电弧分解冷却熄灭，分断性能强，外形尺寸小。
◆ 绝佳气密性能：高精度的接触面加工技术、选用抗老化高密封性能的密封垫圈、两重气密粘结技术，采用专利添加剂。自75年起10万多台运行业绩从未出现气体泄漏；◆ 高性能、高可靠性的合分动作机能，系统简单可靠性高。
◆ 安全性能强。设有防爆装置、低气压闭锁和过压释放装置；◆ 寿命长、免维护。防护等级为：IP67，电气寿命等级：E2，机械寿命等级：M2；

Copyright (C) Nippon Kouatsu Electric Co.,Ltd. All Rights Reserved

8中日高电气科技（深圳）有限公司【主要技术参数】
项目

规格参数

操作方式

手动 / 电动

应用标准GB3804-2004

额定电压

12 kV

额定电流

630A

额定频率

50Hz

主回路开断能力630A

电缆充电开断能力

10A额定短时耐受电流

20kA∕4s额定峰值耐受电流

50kA

额定短路关合电流

50kA∕3次工频电压绝缘性能相间，相对地

42 kV（干试）36kV（湿试）断口

49 kV（干试）36kV（湿试）雷击冲击电压
绝缘性能相间，相对地

75 kV

断口

85 kV

防护等级
分合闸装置和辅助
回路的额定电压

IP67
DC

220 110 48 24

AC

220 110

外壳结构

不锈钢焊接

绝缘介质

SF6

20℃SF6的气压

0.05MP

SF6年泄漏率≤0.1%

额定开断电流时闭合/开断次数

≥120次

接地

提供12mm螺栓

空载机构操作次数

5000次以上

操作力

小于250N

主回路电阻

90μΩ

分合闸不同期

≤4ms

海拔高度

1000m

最高环境温度/最低环境温度
最大日温差+60℃/-40℃
35K

日照强度

0.1W∕cm2（风速0.5m∕s）

相对湿度

日平均≤95%，月平均≤90%

最大风速

35m∕s

载荷
耐地震能力
重量

同时有10mm的覆冰和17.5m∕s的风速
水平加速度0.2g垂直加速度0.1g同时作用手动80kg /电动98kgCopyright (C) Nippon Kouatsu Electric Co.,Ltd. All Rights Reserved

9中日高电气科技（深圳）有限公司【电动开关的主要功能及区别】
该系列开关可实现快速故障定位、故障隔离、非故障区域供电恢复，最大限度地减少故障引起的停电范围、缩短故障恢复时间。开关控制器（FTU）根据需求灵活配置多种通信模块，开关动作后
FTU可采用无线、光纤等多种通信方式将告警信号上传至后台，缩短运行人员的故障查找时间。

NKE公司开发的自动化开关主要有电压型、电流型两大类。
◆ 内置手动或电动弹簧储能系统，结构简单，性能稳定，满足长期安全可靠运行要求。
◆ DC24V马达驱动电源或其他指定电源，以满足不同厂家控制器配套需要。
◆ 开关本体可内置3CT,零序CT，零序PD，相关变比可根据用户要求配置。
◆ 通过配套的FTU控制器，实现电压型电流分界型不同功能和三遥功能，满足配网自动化功能要求。
①电压型
◆ 有压延时合闸功能
当开关一侧有压后延时合闸（延时时限可整定，默认值为5s）。
◆ 无压延时分闸功能
当开关两侧无压且无电流流过时，延时0.8秒分闸。
◆ 分闸闭锁功能
若开关在合闸之后3秒内没有检测到故障电流，则闭锁分闸功能，2分钟之后解除闭锁。
◆ 合闸闭锁功能
若合闸之后在设定时限（可整定，默认值为3s）之内失压，则自动分闸并闭锁合闸，2分钟
之后解除闭锁。

②电流型
◆ 零序过流功能
线路发生接地故障后，控制装置检测到零序过流（定值可设定）且所有三相一次电流均小于
过电流闭锁（如700A），延时后跳闸。
◆ 失压跳闸功能
控制装置检测到任意一相过流（一次电流大于700A），且持续时间大于0.1秒后，3秒钟内
若检测到2侧均无压，三相无电流，延时后跳闸。
◆ 重合闸
第一次零序过流动作跳闸后，延时5秒自动重合闸，若合闸后3秒内检测到零序过流动作，
再跳闸，不再重合闸。

Copyright (C) Nippon Kouatsu Electric Co.,Ltd. All Rights Reserved

10中日高电气科技（深圳）有限公司

10kV 真空柱上负荷开关（电动/手动）电动（电压型/电流型）手动【产品概要】
本产品技术要求是根据中国GB3804-2004（高压交流负荷开关）标准和国网及各地区电力公
司对配网自动化技术要求为基准，结合日本的最先端技术而开发的一款真空负荷开关。开关包
含开关器本体、控制装置及柱上电源PT三部分，通过航空插件及户外密封控制电缆进行电气连接。

【主要功能特点】◆ 手动或电动弹簧储能系统，结构简单，性能稳定，满足长期安全可靠运行要求。
◆ DC24V马达驱动电源或其他指定电源，以满足不同厂家控制器配套需要。
◆ 开关本体可内置3CT，相关变比可根据用户要求配置。
◆ 周密的安全防护设计，整套设备全部免维护。
◆ 箱体采用经过特殊涂装金属材料，保证使用寿命在20年以上；◆ 可以进行电动或手动分合闸操作；〈以下功能仅配置于电动开关↓〉・内置3个单相电流传感器（3CT）；・除各类传感器的输出信号以外，可以输出开关器的状态信号和操作机构状态信号；・通过配套的FTU控制器，实现三遥功能，满足配网自动化功能要求。
・采用电磁线圈进行脱钩分闸动作，动作可靠稳定,机械分闸时间不大于30ms。
Copyright (C) Nippon Kouatsu Electric Co.,Ltd. All Rights Reserved

11中日高电气科技（深圳）有限公司【技术参数—真空开关本体】
项目

规格参数

产品型号

VLS12-601额定电压、电流

12kV / 630A

工频耐电压

42 / 48 kV雷电冲击

75 / 85 kV

短时间耐电流

20 kA / 4秒

额定短路投入电流（峰值）

50 kA

无电压开闭

≥10, 000 次≥120 次额定负荷开闭次数
充电电流开断

10 A

操作力

＜250N

操作方式

电动/手动操作、脱扣驱动电源

DC 24 V最低脱扣电压

DC 15.6 V

传感器

3 CT

开放时间

*仅电动开关配置
30ms 以下【技术参数—控制箱】
项目

规格参数

产品型号

CNRDG

环境温度

-20℃～70℃
不接地

中性点接地方式

中性点经小电阻接地，消弧线圈接地电源电压

AC185~255V

频率

50Hz

控制电压

DC24V

有压合闸延时設定時間

5~180秒

相间保护

过电流

电流

700A±50A
直接显示

显示

模式切换

“远方””就地””闭锁”（指示灯）

GPRS通信－异常（事故、装置异常 *1）－○

开关器分，合闸面板指示灯○

调整设定、确认状态

GPRS通信、遥控器设定，确认

停电时的备用电源满充时FTU工作1小时

事故记录（记忆功能）事故的状态变化信息（GPRS通信、RS232C）

防水性能

IP54

Copyright (C) Nippon Kouatsu Electric Co.,Ltd. All Rights Reserved

12中日高电气科技（深圳）有限公司【工作原理】a.合闸
1. 手动合闸 操作手动合闸手柄，压缩弹簧，弹簧过死点后自动释放，开关合闸，开关器指针指示合闸状态。
2. 电动合闸 马达驱动压缩弹簧，弹簧过死点后自动释放，开关合闸，开关器指针指示合闸状态。
b.分闸
1. 电动分闸在合闸状态下，线路一旦发生故障，操作机构接到控制箱分闸信号后，驱动分闸电磁螺旋管的铁心，推动分闸脱扣杆动作，使分闸半轴旋转，解除对脱扣器的控制；脱扣器动作，储能机构释放，开关分闸，开关器指针指示分闸状态。
2. 手动分闸在合闸状态，操作分闸手柄，推动分闸脱扣杆动作，使分闸半轴旋转， 解除对脱扣器的控制，
脱扣器动作，储能机构释放，开关分闸，开关器指针指示分闸状态。

【保护原理】①电压型 （柱上负荷型）
1：有压延时合闸功能
条件：断路器开关、负荷开关均在分位，无合闸闭锁状态。
方法：手动合上断路器开关，等待5秒，负荷开关应自动合上。
2：无压延时分闸功能
条件：断路器开关、负荷开关均在合位，无分闸闭锁状态。
方法：手动断开断路器开关，等待0.5秒，负荷开关应自动断开。
3：分闸闭锁功能
条件：断路器开关、负荷开关均在分位，无合闸闭锁状态。
方法：手动合上断路器开关，等待5秒，负荷开关自动合上3秒后，手动断开断路器开关，负荷开关应在合位，面板上闭锁指示灯亮，2分钟后闭锁指示灯熄灭，负荷开关应自动分闸。
4：合闸闭锁功能
条件：断路器开关、负荷开关均在合位，无闭锁状态。
方法：在负荷开关后端接入一个大于700A电流的负载，等待0.1秒，断路器开关分闸0.5秒
后，负荷开关自动分闸，等待5秒，断路器开关一次重合闸成功5秒后，负荷开关自动合闸后，断路器再次分闸，等待0.5秒,负荷开关再次分闸,面板上闭锁指示灯亮,等待60秒后,断路器
开关二次重合闸成功,再等待60秒以上,闭锁指示灯熄灭,负荷开关应一直处在分位状态。
Copyright (C) Nippon Kouatsu Electric Co.,Ltd. All Rights Reserved

13中日高电气科技（深圳）有限公司【保护原理】②电流型 (分界负荷型)
1：有压延时合闸功能
条件：断路器开关、负荷开关均在分位，无合闸闭锁状态。
方法：手动合上断路器开关，等待5秒，负荷开关应自动合上。
2：无压延时分闸功能
条件：断路器开关、负荷开关均在合位，无分闸闭锁状态。
方法：手动断开断路器开关，等待0.3秒，负荷开关应自动断开。
3：合闸闭锁功能
条件：断路器开关、负荷开关均在合位，无闭锁状态。
方法：在负荷开关后端接入一个大于700A电流的负载，等待0.1秒，断路器开关分闸0.5秒
后，负荷开关自动分闸，等待5秒，断路器开关一次重合闸成功5秒后，负荷开关自动合闸后，断路器再次分闸，等待0.5秒,负荷开关再次分闸,面板上闭锁指示灯亮,等待60秒后,断路
器开关二次重合闸成功,再等待60秒以上,闭锁指示灯熄灭,负荷开关应一直处在分位状态。
4：零序过流保护功能
条件：断路器开关、负荷开关均在合位，无闭锁状态。
方法：在负荷开关后端接入一个大于50A而小于700A电流的负载，等待0.6秒，负荷开关自
动分闸后立即切除负载，等待5秒，负荷开关应重合闸成功。
5：零序过流再合闸闭锁功能
条件：断路器开关、负荷开关均在合位，无闭锁状态。
方法：在负荷开关后端接入一个大于50A而小于700A电流的负载，等待0.6秒，负荷开关自动分闸，等待5秒，负荷开关应重合闸成功，0.1秒内，负荷开关再次分闸，面板上闭锁指
示灯亮，等待2分钟以上，闭锁指示灯熄灭，负荷开关应一直处在分位状态。

Copyright (C) Nippon Kouatsu Electric Co.,Ltd. All Rights Reserved

14中日高电气科技（深圳）有限公司

10kV 柱上SOG智能分界开关SF6型（10kV/20kV）

真空型【产品概要】
用户分界负荷开关「俗称看门狗」，是自动有效隔离故障区域的智能型柱上负荷开关，
可以构筑一个投资小，结构简单可靠的智能化配网系统。

【主要功能特点】
1. 安装在用户和责任分界点上，事故发生后仅责任用户停电，可快速定位事故责任点，有效保护干线不受用户事故的影响，用最小的投资实现事故的自动切离。
2. 自动从干线切除SOG用户侧的接地事故区域，准确判定接地电流方向（是电源侧还是负荷侧），避免误动作；内置的精确度更高的零序电流传感器（ZCT）能精确检测接地电流。
3. 用户侧发生短路事故时，可在变电站断路器或重合器分闸线路失压后，在恢复供电之
前自动跳闸，有效隔离用户侧短路事故线路。
4. 内置3CT方式，当发生异相同时接地（实为短路故障）时，可控制开关切断，防止危险的发生。
5. 当线路同时发生接地故障和短路故障时，开关优先处理短路故障。

Copyright (C) Nippon Kouatsu Electric Co.,Ltd. All Rights Reserved

15中日高电气科技（深圳）有限公司【保护动作原理】◆ 短路（过电流）事故动作说明（SO动作）
本开关的负荷侧线路发生短路事故的时候，一旦检测到事故电流后，过电流锁定装置动作，记忆事故电流。同时上方（电源侧）断路器或者重合器检测到短路事故后跳闸，在配电线路失压无流后，本开关储能跳闸回路动作，开关自动跳闸开断，从而将事故点从配电线路上切离，有效地保证配电线路正常再送电。同时控制器的SO动作显示器动作，表示为过电流事故跳闸。

变电站 3. 变电站检测到大电流，断路器跳闸
5. 变电站合闸，线路恢复供电

10kV

用户
SOG

1. 短路事故发生，大电流流过

2. 大电流流过，SOG负荷开关闭锁
4. 变电站跳闸，检测到配电线路停电失压后，
SOG负荷开关自动跳闸，短路事故被隔离。

◆ 接地事故动作说明（G动作）本开关的负荷侧线路发生接地事故时，接地（方向）继电器动作，使开关跳闸。同时，控制器
的GR动作显示器动作,表示为接地事故跳闸。通过对动作时间的整定（4挡位可调），可以改变开关跳闸延迟时间。

变电站
10kV

用户
SOG

1. 接地事故发生
2. 检测到接地电流，在设定时间内，SOG负荷开关自动跳闸，接地事故被隔离。

◆ 接地事故和短路事故同时发生时
当本开关负荷侧的线路上，同时发生了接地事故和短路过电流事故时，系统将优先进行短路过
电流事故的动作 （上述的SO动作）。

Copyright (C) Nippon Kouatsu Electric Co.,Ltd. All Rights Reserved

16中日高电气科技（深圳）有限公司【先进性特点】◆ 安全性：内置3CT对应异相同时接地故障
以前的方式：２CT方式

如左图：当B相接地和C相接地同时发生时：A
BC

１. 虽然B相和C相是分别接地，但通过大地形成了一
个短路回路，线路中产生过电流（短路电流)。
２. 在这种情况下，用2CT的方式，不能检测出无CT
相的短路电流。只能通过ZCT检测出接地电流。

SOG开关

３. 系统判断为接地故障（实为短路故障），开关开放，发生开断短路电流的危险事故。

连接控制器

NKE方式：3CT方式

NKE 方式采用3CT内置的方式，分别检测3相的过电电流。

A
B
C

避免了2CT方式的危险性。即使在干线分支较多，发生异相同时接地的可能性高的区域也能安心使用
NKE
SOG开关
连接控制器

◆可靠性：准确无误地判断接地电流方向，确定故障位置（负荷侧事故）I0

１. 在中心点非接地系统中，单相接地短路故障主要依靠静电电容电流来测定故障现象。

S/S

SOG
开关

用户

（电源侧事故）I0

2. 而当开关负荷侧的电缆线较长，有较大的对地电容的时候，如果在开关的电源侧发生接地事故，也会产生较大故障电流。单凭电流无判据会造成开关误动作。

S/S

Copyright (C) Nippon Kouatsu Electric Co.,Ltd. All Rights Reserved

SOG
开关

用户

17

中日高电气科技（深圳）有限公司

ZCT

←电源侧

控制器的检测方法

负荷侧→
CT
CT
CT

V0波形输入（半波整流）

变成器

I0波形输入（半波整流）

ZPD

相位在：-45°～+135的范围内时，
判断为负荷侧接地。

NKE 方式通过对ZPD的V0和ZCT的I0的相位差，能准确地判断出接地电流的方向及故障发生的位置，可靠性更高。

◆高精确性：高性能零序传感器（ZCT）检测微电流NKE 方式
零序CT是处理接地故障的核心部
件，对残留特性输出要求非常高。
SOG内置高性能零序CT，拥有数微（mm）A到700A的动态变化范围特性，
当700A以上大电流通过时残留特性输
出只有150mA以下的微弱电流，因此能准确检测接地电流。

◆同类产品的综合性能参数对比
制造商

中日高

X

H

S

产品名称

用户分界负荷开关（简称：SOG）

用户分界
负荷开关

户外用户分界真空负荷开关

SF6气体绝缘
柱上负荷开关

型号

CNCG601H/CNRDG-1

FZW28-12F

VSP5K-12

RL-27

额定电压（kV）

12

12

12

12

额定电流(A)

630

630

630

630

额定频率(Hz)

50

50

50

50

灭弧方式

SF6 / 真空

真空

真空

SF6

泄露率

0.05%/年

-

-

1%/年

额定短时耐受电流

20kA/4S

16kA/2S

16kA/2S

16kA/2S额定峰值耐受电流

50kA

40kA

40kA

40kA

工频耐受电压（kV）

42/49

42/48

42/49

42/49

雷电冲击耐受电压（kV）

75/85

75/85

75/85

75/85

85 / 103kg

210

210

200（毛重）净重（kg)

Copyright (C) Nippon Kouatsu Electric Co.,Ltd. All Rights Reserved

18中日高电气科技（深圳）有限公司【技术参数--SOG开关本体】
项目

规格参数

额定电压

12 kV

24 kV

应用标准
操作方式

手动 / 电动

手动

额定电流

630A

额定频率

50Hz

主回路开断能力630A

电缆充电开断能力

10A额定短时耐受电流

20kA∕4s额定峰值耐受电流

50kA

额定短路关合电流

50kA∕3次工频电压绝缘性能相间，相对地 42kV（干试） 36kV（湿试）雷击冲击电压
绝缘性能断口

65kV/65kV

49kV（干试） 36kV（湿试）79kV

相间，相对地

75 kV

125kV

断口

85 kV

145kV

防护等级

IP67

分合闸装置和辅助回 DC
路的额定电压
AC

220 110 48 24
220 110分合闸机构

手动・电动/储能跳闸手动/储能跳闸

绝缘介质

SF6 / 真空SF6

额定开断电流时闭合/开断次数

≥120次

机械寿命

≥10000次以上

操作力

＜250N

SF6年泄漏率

≤0.1%

主回路电阻

90μΩ

＜140μΩ

分合闸不同期

≤4ms

海拔高度

1000m

最高环境温度/最低环境温度+60℃/-40℃

最大日温差

35K

日照强度

0.1W∕cm2（风速0.5m∕s）

相对湿度

日平均≤95%，月平均≤90%

最大风速

35m∕s

载荷
耐地震能力
重量

同时有10mm的覆冰和17.5m∕s的风速
水平加速度0.2g垂直加速度0.1g同时作用
SF6型 90kg
真空型 103kg

Copyright (C) Nippon Kouatsu Electric Co.,Ltd. All Rights Reserved

SF6型 105kg

19中日高电气科技（深圳）有限公司【技术参数--控制装置】
项目

CNRDG-１

额定控制电压

AC220 V

控制电压变动范围

AC190～240 V

额定频率

50Hz

防护等级

IP54

旋转挡位整定值接地 动作电流整定值（A）（I0）通过旋转挡位旋钮，选择一个整定值（实际整定值、±10％）
0.4 0.6 1.0 1.5A

通过旋转挡位旋钮，选择一个整定值相对于完全接地时
（5774V）的电压比率电压：接地时 动作电压整定值（％）（V0）（实际整定电压值、±25％）2.0％(115V) 5.0％(289V) 7.5％(433V) 10％(577V)
动作时间整定值（接地）（TG）

通过旋转挡位旋钮，选择一个整定值
0.5秒(0.4～0.5)、5秒、10分(8分～10分)、
2小时(１小时55分～2小时)动作时间整定值（过电流）0.4秒 0.6秒 0.8秒

（Tc）(3挡位切换)判断为负荷侧动作位相范围（设定为非接地时）

判定负荷侧为(滞后45°±20°)～(超前135°±20°)

判断为负荷侧的动作位相范围（设定为接地时）

判定负荷侧为(滞后60°±20°)～(超前120°±20°)

警报接点分合容量

AC250V-5A DC100V-0.2A

总重量

3 kg

Copyright (C) Nippon Kouatsu Electric Co.,Ltd. All Rights Reserved

20中日高电气科技（深圳）有限公司

10kV 柱上OG智能分界开关（真空型）【产品概要】
本产品技术要求是根据中国GB1984-2003（高压交流断路器）标准和国网及各地区电力公司
对配网自动化技术要求为基准，结合日本的最先端技术而开发的一款能开断短路电流的用户分界开关（简称OG分界开关）。开关包含开关机本体、控制装置及柱上电源PT三部分，通过航空插件
及户外密封控制电缆进行电气连接。

【主要功能特点】◆ 适用于中性点非接地系统，消弧线圈接地系统和小电阻接地系统，能在配网线路各主支干线上使用；◆ 具有故障检测保护控制功能，能判断故障方向并自动隔离故障区间；◆ 具有高性能零序方向判断功能，可靠检测毫安级零序电流能力，小电流单相接地时不易发生误动作；◆ 具有开断大电流，处理相间短路故障能力；◆ 通过电脑和遥控器，灵活设置各种保护参数，以满足不同线路的使用要求；◆ 具备通信接口，根据需要灵活配置通信单元；◆ 内置3个单相电流传感器、１个零序传感器（ZCT）和１个零序电压传感器（ZPD）；◆ 除各类传感器的输出信号以外，可以输出开关器的状态信号和操作机构状态信号；◆ 采用电磁线圈进行脱钩分闸动作，动作可靠稳定,机械分闸时间不大于45ms ;Copyright (C) Nippon Kouatsu Electric Co.,Ltd. All Rights Reserved

21中日高电气科技（深圳）有限公司【技术参数—OG开关本体】
项目

规格参数

产品型号

VLS12-601额定电压、电流

12kV / 630A

工频耐电压

42 / 48 kV雷电冲击

75 / 85 kV

短时间耐电流

20 kA / 4秒

额定短路开断电流

20 kA

额定短路投入电流（峰值）

50 kA

无电压开闭

≥10, 000 次额定负荷开闭

≥120次充电电流开断

10 A

操作力

＜250N

操作方式

电动/手动操作、脱扣驱动电源

DC 24 V最低脱扣电压

DC 15.6 V

传感器CT(600:5) , ZCT(2000:1) , ZPD

额定短路开断次数≥30 回【技术参数—控制箱】
项目

规格参数

产品型号

CNRDG-20

环境温度-40℃～85℃
不接地

中性点接地方式

中性点经小电阻接地，消弧线圈接地电源电压AC220V+10%／-20%

频率

50Hz

控制电压

DC24V

接地
保护

相间
保护

零序电流值

0.4A～10A（１０档）

零序电压值

2%，5%，7.5%，10%（４档）接地动作时间

0.2s～7200s（１５档）

*12

电流

120A～600A（５档）

*13

动作时间

100ms～4000s（９档）

*14

过电流开断

电流

720A～1200A（５档）*15（速断保护）

动作时间

0ms（固定）过负荷开断Copyright (C) Nippon Kouatsu Electric Co.,Ltd. All Rights Reserved

*11

22

中日高电气科技（深圳）有限公司【技术参数—控制箱】
项目

规格参数
直接显示

显示

SMS通信

异常（事故、装置异常 *2）○ （面板・底面指示灯）

○

接地故障

○ （面板磁力翻牌）

○

过电流故障

○ （面板磁力翻牌）○

断路器分闸准备○ （面板指示灯）－

断路器分，合闸－○调整设定、确认状态

使用遥控器设定，确认
停电15分钟以内，电池储能可以对停电时的备用电源

断路器进行1次分闸，和SMS通信1次事故记录（记忆功能）
防水性能

事故的状态变化信息（使用附属的RS232C端子读取信息）
IP54

*1 档
*11

零序保护电流定值

：0.4 0.6 0.8 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 7.5 10A*12

零序保护延时定值

：0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 2.0

5.0s

10 30 60 300 600 1800 3600 7200s*13

相间过流保护电流定值 ：120 240 360 480 600A

*14

相间过流延时时间定值 ：100 200 300 400 500ms
1000 2000 3000 4000ms*15

速断保护电流定值

：720 840 960 1080 1200A*2 装置异常：断路器分闸断线，内存异常，电池异常等。

Copyright (C) Nippon Kouatsu Electric Co.,Ltd. All Rights Reserved

23中日高电气科技（深圳）有限公司【工作原理】
a.合闸手动合闸 :操作手动合闸手柄，压缩弹簧，弹簧过死点后自动释放，开关合闸，开关器指针指示
合闸状态。
b.储能
手动储能 :操作储能手柄，脱扣机构处于拉扣状态，机构达到储能。仅需操作储能手柄一次，便可达到储能效果。
C.分闸
C1.电动分闸在储能状态下，线路一旦发生故障，操作机构接到控制箱分闸信号后，驱动分闸电磁螺旋管
的铁心，推动分闸脱扣杆动作，使分闸半轴旋转，解除对脱扣器的控制；脱扣器动作，储能
机构释放，开关分闸，开关器指针指示分闸状态。
C2.手动分闸在储能状态，操作分闸手柄，推动分闸脱扣杆动作，使分闸半轴旋转，解除对脱扣器的控制，脱扣器动作，储能机构释放，开关分闸，开关器指针指示分闸状态。

【保护动作原理】◆单相接地故障动作原理
如下图所示，线路正常时变电站出线开关（CB）和各分界开关（D）均处于合闸状态，一旦分界开关负荷侧内发生单相接地故障，开关内置的零序电压传感器和零序电流传感器分
别检测出零序电压信号和零序电流信号在设定值以上，并且判断相位差显示故障处于负荷侧（界内），在故障持续一定时间后，判断为负荷侧内永久单相接地故障，开关自动分闸，隔离事故区域，并将事故信息和开关状态信息以短息方式上报。

CB

D1

用户1

D2

用户2

D3

正常时，变电站断路器及各分界开关D1、D2、D3均处于
合闸状态

用户3

Copyright (C) Nippon Kouatsu Electric Co.,Ltd. All Rights Reserved

24中日高电气科技（深圳）有限公司

CB

D1

用户1

CB

D2

用户2

D1

用户1

D2

用户2

D3

假设分界开关D3的负荷侧发生单相接地，经过对零序电压
信号和零序电流信号的检测，判断出D3负荷侧M1发生接地
故障，并且在故障持续一定时间后，判断为永久单相接地故障，负荷开关自动分闸，将事故区域隔离。

用户3

D3

假设分界开关D3的电源侧发生单相接地，由于故障点在D3
电源侧（界外），D3不动作， D1和D2同样判断故障在界
外而不动作。
由变电站处理故障。

用户3◆ 过负荷动作原理当发生过负荷状态时，分界开关检测到过负荷电流超过过负荷设定值时，经过一定延时，确认为永久性过负荷电流故障后，分界开关分闸，将过负荷区域隔离，并将事故信息和开关状态信息以短息方式上报。

◆ 相间故障动作原理
当负荷侧内发生相间短路故障时，分界开关检测到短路电流超过过电流设定值时，经过一
定延时，确认为永久性过电流故障后，分界开关分闸，将故障区域隔离，并将事故信息和开关状态信息以短息方式上报。

Copyright (C) Nippon Kouatsu Electric Co.,Ltd. All Rights Reserved

25中日高电气科技（深圳）有限公司

10kV 柱上真空断路器

固体绝缘（立柱式）

箱式【产品概要】
本产品技术要求是根据中国GB1984-2003（高压交流断路器）标准和国网及各地区电力
公司对配网自动化技术要求为基准，结合日本的最先端技术而开发的一款高性能真空断路器。
真空断路器本体的结构形式分为立柱式和箱式两种，主要由导电灭弧系统、绝缘系统、传动系统、弹簧操动机构(电动或手动)、壳体等六部分组成。

【主要功能特点】◆ 装有真空灭弧室的户外交流高压真空断路器开断性能稳定可靠，具有无燃烧和爆炸危险、安全、免维护、体积小、重量轻和使用寿命长等特点；◆ 断路器采用全封闭结构，密封性能好，有助于提高防潮、防凝露性能，适应于高温潮湿地区
使用；◆ 根据用户需求可安装50/5～600/5电流互感器，输出二次电流供智能控制器进行信息分析；◆ 适用于中性点非接地系统，消弧线圈接地系统和小电阻接地系统，能在配网线路各主支干线
上使用◆ 通过电脑和遥控器，灵活设置各种保护参数，以满足不同线路的使用要求；◆ 断路器的合、分闸可手动或电动操作，亦可遥控；

Copyright (C) Nippon Kouatsu Electric Co.,Ltd. All Rights Reserved

26中日高电气科技（深圳）有限公司【技术参数—立柱式断路器本体】
项目

规格参数

结构形式

立柱式

额定电压

12 kV

额定电流

630 A

额定频率

50 Hz

额定短路开断电流

25 kA额定短时耐受电流（4s）

25 kA额定峰值耐受电流（峰值）

63 kA

额定短路关合电流（峰值）

50 kA工频耐受电压

雷电冲击耐受电压

湿试

34 kV

相间及对地

42 kV

断口

48 kV

相间及对地

75 kV

断口

85 kV

二次回路1min工频耐压

2 kV

额定电流开断次数≥120 次额定短路电流开断次数

≥30 次

机械寿命

≥10000 次

储能操作力

100 N•m

重量100（120）* kg
机械特性

触头开距

9±1 mm

触头超行程

3±1 mm分闸速度

1.2±0.2 m/s

合闸速度

0.6±0.2 m/s

触头合闸弹跳时间

≤2 m/s相间中心距340±1 mm

三相分合闸不同期
各相导电回路电阻≤1 m/s不带隔离＜80 μΩ

带隔离

＜150 μΩ合闸时间25～60 m/s

分闸时间18～45 m/s

储能电机额定功率

40 W*：括号内数值为加装隔离开关产品重量

Copyright (C) Nippon Kouatsu Electric Co.,Ltd. All Rights Reserved

27中日高电气科技（深圳）有限公司【技术参数—箱式断路器本体】
项目

规格参数

结构形式

共箱式

额定电压（kV）

12

额定电流（A）

630

额定电缆充电开断电流（A）

10

额定线路充电开断电流（A）

1

额定短路开断电流（kA）

20

温升试验电流1.2Ir额定工频1min耐受电压（kV）

相对地/相间

42

断口间

49

额 定 雷 电 冲 击 耐 受 电 压 相对地/相间（1.2∕50s）峰值（kV）
断口间75额定短时耐受电流及持续时间（kA/s）

20/4

额定峰值耐受电流 （kA）

50

额定短路开断电流（kA）

20

额定短路关合电流（kA）

5085

主回路电阻（μΩ ）75

机械稳定性（次）≥10000外绝缘最小爬电距离（mm）≥372

额定短路开断电流开断次数（次）

≥30次
操作机构

操动机构型式或型号

弹簧

操作方式

电动，并具备手动操作功能电动机电压（V）

220

分、合闸不同期（ms）

≤2
电流互感器

额定电流比（A）

CT：600/5 ； ZCT：2000/1

准确级

0.5/5P20

二次负荷（VA）

15

二次绕组对地工频耐压（V/min）

2000/1

自动化配置

预留FTU接口外壳防护等级

IP67
一二次设备连接设计

控制连接方式

开关本体配置26芯航空接插插件辅助接点容量AC250V、15A

运输重量（kg）

105kg

使用寿命

≥20年

Copyright (C) Nippon Kouatsu Electric Co.,Ltd. All Rights Reserved

28中日高电气科技（深圳）有限公司【工作原理】
1. 储能：拉动储能手柄，或使电动机转动，从而使储能轴旋转并带动挂簧拐臂转动，合闸弹簧被逐渐拉长，使机构储能，当弹簧过中后，由合闸掣子保持，使机构处于准备合闸状态。
2. 储能完毕后，拉动手动合闸手柄或给合闸脱扣器施加电压，使合闸半轴逆时针转动，解除储能
保持，合闸弹簧释放能量，促使凸轮旋转，并带动输出拐臂和三相主轴。合闸将完成时，分闸掣子扣住半轴，使断路器处于合闸状态，分闸掣子与半轴的扣接量为1.5～2.5mm。
3. 重合闸操作：机构在合闸状态下，再进行储能操作，合闸弹簧再次被拉长，弹簧过中后仍由合闸掣子保持储能状态，机构在合闸已储能状态下，即处于重合闸状态下，可实现“分－0.3s－合分”一次重合闸操作。
4. 分闸操作：断路器合闸后，拉动手动分闸手柄或给分闸线圈施加电压，使分闸半轴逆时针旋转，分闸掣子解扣，断路器分闸。
5. 过流脱扣过程：当过流线圈通过的电流达到5±0.5A时，过流脱扣器动作，都使得分闸半轴转动，分闸拐臂与分闸半轴解扣，分闸弹簧释放能量，带动传动杆使断路器分闸。

【保护原理】
本产品采用多变比的电流互感器，变比范围为600/5；400/5；200/5，用户可以根据实际情况选择合适的变比。为了防止开关合闸时所引起的涌流，消除过流线圈的抖动，实行定时限值分闸，避免线路瞬时过流所产生误动作，另外，其速断功能能够快速准确地判别线路的短路故障, 从而提高线路输电的安全可靠性。

＊档位设置：・合闸涌流 / 过流故障延时：40ms 、 80ms、400ms、600ms；
・短路速断定时：10ms、40ms、200ms、400ms；
・短路速断电流定值：10A、25A；
・过流设定值为：5A；

Copyright (C) Nippon Kouatsu Electric Co.,Ltd. All Rights Reserved

29中日高电气科技（深圳）有限公司

10kV 隔离开关【产品概要】
隔离开关DSR12-1005H和DSR12-605H为单向钩棒不带电操作型开关。用于交流50H或60Hz，额定电流1000A或630A，额定电压12kV以下的配电网系统中，主要与真空断路器或负荷开关配合使用，为其提供可见断口，提高设备操作及维修的安全性。

【主要功能特点】◆ DSR12-605H/1005H型隔离开关主要是由静触头，锁扣机构，支柱绝缘子和手动操作机构组成；◆ 隔离开关的静触头及接线端子均为高导电铜制造表面镀亮银；◆ 手动机构通过拉环对隔离开关进行分合操作，支柱绝缘子采用进口环氧树脂注射而成，具有憎水性好，绝缘自恢复能力强；◆ 开关在合闸位置被自动锁定，无自动跌落危险；而在分闸操作时通过拉环打开锁扣装置，操作安全
可靠。

Copyright (C) Nippon Kouatsu Electric Co.,Ltd. All Rights Reserved30中日高电气科技（深圳）有限公司【主要技术参数】
项目

单位

产品型号

-

DSR12-605H

DSR12-1005H

额定电压

kV

12

12

额定电流

A

630

1000

额定频率

Hz

50/60

50/60

额定短时耐受电流

kA/s

20/4

25/3

65/50

65/50

55/50

55/50

110

110

120

120

额定短时工频耐
受电压1min雷电冲击电压

相对地（干/湿）kV

断口（干/湿）
相对地

kV

断口

规格参数

爬电距离

mm

500

500

爬电比距

mm/kV

42

42

断口距离

mm

>220

>220

机械寿命

次

>3000

>3000

【外形尺寸】【操作方法】
本隔离开关为高压开关设备，操作时采用标准带电操作钩棒，通过推/拉 开关上的拉环来实现分合闸操作。
◆ 合闸操作将钩棒端部的钩子插入拉环推动触刀至约45度位置后快速推动钩棒合闸，然后小心把钩
棒退出拉环。
◆ 分闸操作将钩棒端部的钩子插入拉环推动触刀至需要分闸的位置（90度，160度或没有限位）。

Copyright (C) Nippon Kouatsu Electric Co.,Ltd. All Rights Reserved

31中日高电气科技（深圳）有限公司

FTU控制器【主要功能】★

适用于各种类型的柱上断路器、电压型负荷开关、电流分界型负荷开关、分段器、联络开关

等配套使用。
★

遥测功能：◆三相电流、零序电流、电压、有功、无功、电度、相角、频率及25次谐波的测量。
◆可扩展的三相电流、电压、有功、无功、电度、相角、频率及25次谐波的测量。

★

遥信功能：
◆ 6路遥信可扩展至14路遥信实现开关状态和报警监视。
◆ 1ms分辨率的事件顺序记录。
◆ 32k掉电保存的FIFO事件记录寄存器。
◆停电时刻负荷电流记录、故障电流记录。
◆蓄电池故障自动报警。

★

遥控功能：
◆ SBO或直接继电器双极性输出控制 。
◆蓄电池自动活化、远程活化控制。

★

相过电流、过电压、低电压、自动重合闸、灵敏零序过流、零序方向、同期、故障录波等配网继电保护功能。
★

GPRS远程通信接口；IEC870-5-101, IEC870-5-104,或DNP3.0通信协议。并根据需要可选

光纤、载波、SmartLink智能无线通信网络等通信模式，以及其他通信协议。
★

选配手持遥控器对FTU控制器进行运行维护和本体开关动作。

Copyright (C) Nippon Kouatsu Electric Co.,Ltd. All Rights Reserved

32中日高电气科技（深圳）有限公司【主要技术参数】
项目NKE规格

交流采样范围

Ia，Ib，Ic，Io

0—20倍额定电流（0—20/100A）

灵敏Io
Ua，Ub，Uc，Uo
额定值范围
动作值范围
35周波

0.5mA—50mA
0—2倍额定电压
0.2%
5%

交流采样测量精度
保护动作精度
故障录波长度保护动作保护动作计算时间电流、电压保护整定动作时间

25ms
25ms—128kms

重合闸整定时间
控制输出和状态输入时间顺序记录分辨率软件防抖动时间
控制输出脉冲宽度
控制输出继电器

1ms
2ms—64kms
100ms—128kms
双极控制接点DC24V/10A 或 DC48V/5A

电源和充电器
输入电压
单路太阳能
输出电压
输出最大功率充电容量
整机平均功耗
蓄电池最低容量电池无电电源失电瞬间支持双路AC220V/100V PT取电
DC24/48V
DC24V或DC48V
350W
2AH---30AH《10VA（2AH） 满充时开关分1次FTU工作6秒

开关分合2次或FTU工作1小时

智能配电网自愈时间
基于重合方式基于光纤和GOOSE
基于SmartLink无线网络

60秒---420秒
2秒---16秒
10秒---60秒

时钟精度网络同步时钟精度
无线维护通信距离

1ms
100m

运行环境条件环境温度范围：
相对湿度：
大气压力：
海拔高度：
环境温度最大变化率：最大绝对湿度：-40℃-- +85℃
5%--95% 无凝露
60kPa--106kPa
3000m
1 ℃/min
29g/m3Copyright (C) Nippon Kouatsu Electric Co.,Ltd. All Rights Reserved

33中日高电气科技（深圳）有限公司

接地故障点探查装置(配网线路隐患故障查找利器)

APD-7型

APD-5型

接线电缆

CT探测器

【产品特点】☆ 小型轻量，使用便捷，机动性强☆ 灵敏度高，15kV高压脉冲可查找5kΩ电阻以上的接地隐患故障和幽灵故障☆ 缩短查找时间，提高故障发现率☆ 自动检测接地脱落和电缆漏电功能，安全可靠性高☆ 完全无带电作业，安全系数高◆ 查找能力查找可能的线路长如照下表。
故障状态

地 区

线路长度

接地电阻
5 kΩ以下

城市中心
郊区
无负荷区间

5
km
10 km
20 km

Copyright (C) Nippon Kouatsu Electric Co.,Ltd. All Rights Reserved

34中日高电气科技（深圳）有限公司【工作原理】
将直流高压脉冲信号发送到已经停电的配电线路，检测通过故障点的检测电流来判断接地故障，以指示表的指针的“摆动”确认接地的有无。 然后再通过CT探测器追踪检测电流。当CT探测器检出有检测电流时，会发出“LED闪烁”，“蜂鸣声”的指示动作，表示它的前方
没有接地事故。当CT探测器无反应时，表示它的前方有接地事故。
配电线路-停电中探查脉冲信号的周期

接地点
ＬＥＤ
闪烁

发信机

（探测脉冲信号）电压 10,15kV 6秒
电压 5kV:2秒

有蜂鸣声
脉冲信号幅：约5ms

大 地（接地指示表）CT探测器检出有检测电流时，会发出“LED闪烁”，“蜂鸣声”的指示动作

【故障点探査方法（案例）】步骤1. 确认是否有接地事故①将汽车移动到故障区间 “B－C”, 将发信机与要查找的配电线路进行连接②施加查找脉冲信号，确认指示表指针的摆动

⇒

有“接地”

步骤2. 故障点探査①将CT探测器设置在电线杆1-2，2-3之间，确认
②将CT探测器设置在电线杆3以后，确认

⇒

⇒

“动作”

“不动作”

→由①②的结果可判断并确定出故障点在“电线杆2-3”之间
故障点
Ｂ

LED
闪烁

（接地指示表）

步骤2-①

步骤2-①

配电线路

步骤2-② Ｃ
接地点

LED
闪烁

步骤1-①
有蜂鸣声

有蜂鸣声

步骤1-②

电线杆1

电线杆2

Copyright (C) Nippon Kouatsu Electric Co.,Ltd. All Rights Reserved

电线杆3

35

中日高电气科技（深圳）有限公司

故障定位系统（FLS）（35kV～500kV线路用故障标定系统）

铁塔机器 D检测设备安装在2座铁塔上或变电站内。
铁塔机器 C

能够查出各装置间的区间故障位置。

主站Host PC

变电站机器 B变电站机器 A

【产品特点】①采用非接触式传感器，不受变电站设置限制和线路设备配置影响，安全系数高。
②能灵活地应用于35kV～500kV电压等级，各种接地方式及多分枝的输配电线路。
③可以检测单相接地及短路等各种类型事故。
④采用故障行波和高频杂波分离处理技术，通过补偿演算准确捕捉行波波头，抗杂波干扰能力强。
⑤采用高精度GPS时间同步，精度达到 10－7秒。

Copyright (C) Nippon Kouatsu Electric Co.,Ltd. All Rights Reserved

36中日高电气科技（深圳）有限公司【解决方案】
可配置铁塔／变电站各类传感器装置，主站完成故障解析
可应对雷击、树木及动物接触等各类事故造成的停电；
采用高精度GPS及高速采样系统，实际标定精度不超过400ｍ（标准）；解析功能强，标定故障点位置并还原故障波形，有助于分析故障原因。
系统构成简单适应复杂输变电线路
采用非接触传感器，安全可靠；不受线路结构变电站位置限制,实现多点同步标定；
不依赖原线路的保护设置，可以安装在已投入运营的线路上。
快速查找故障位置，缩短故障修复的时间通过主站电脑快速确定故障点位置，减少故障排查人员配置，实现高效率低成本。

◆回线构成案例（铁塔型）由线路上安装的检出记录故障波形的现场装置和数据处理・ 结果显示的基站电脑所组成。
传感器电压・电流传感

传感器：３个

※ 各相配置。

检出装置
＋
通信装置

通信装置

GPS卫星时间同步
Ｆ
Ｇ

检出装置

（电源接入）

通信装置

・太阳能电池or移动电话网or卫星电话

基站
（电脑）

蓄电池
BOX

蓄电池BOX・低压电源

Copyright (C) Nippon Kouatsu Electric Co.,Ltd. All Rights Reserved37中日高电气科技（深圳）有限公司【工作原理】
当2台标定装置中间范围内发生故障的情况时、 通过准确时间地同步检测出行进的波形，标定
故障位置。
距离：Ｌａ ［ｍ］

送电线路

距离：Ｌｂ ［ｍ］

Ｂ

ＡA,B：标定装置

故障点

检出时间：Ｔｂ [s]检出时间：Ｔａ [s]（标定距离的计算方式）

La 

m

1
( L  (Ta  Tb)  V )2

Ｌ ： 标定装置（Ａ－Ｂ之间）的距离（Ｌ＝Ｌａ＋Ｌｂ） ［ｍ］

Ｖ ： 故障信号的行进速度 ［ｍ／μsec］
Ｔａ： 标定装置Ａ的波头检出时间（时刻）Ｔｂ： 标定装置Ｂ的波头检出时间（时刻）【技术优势】(1) 高次谐波的波形处理技术

波形Ａ

波形Ｂ

行波检出电平为了正确地测出行波到达时
刻，不能简单地检测电平，还需要对波
形起始点推算补偿。采用先进技术处理,故障波形即使有延迟等畸变(B波)对演算结果几乎没有影响。

到达时刻固定杂波领域

采用分离计算技术，对固有杂波
和故障行波分别演算。此方法
与单纯的微分演算相比，固定杂波频率成份对故障波计算的影响非常小。

tA
tB
检出时间误差行波所产生的急剧变化领域

分散演算結果Copyright (C) Nippon Kouatsu Electric Co.,Ltd. All Rights Reserved

38中日高电气科技（深圳）有限公司【技术优势】(2) 高精度时间同步和波形数据
为了实现行波到达时差法，需要高精度的时间同步。采用高性能GPS器件可以使得同步精度达到约１０－７（秒)。通过高精度时间同步及高速采集的故障波形,能够实现高质量的故障位置标定。

(3) 误动作对策
去除不相关的高频干扰信号, 取工频电压电流成分进行比对演算处理技术,准确的判断故障行波信号。
同时能适应非接地系统线路发
生无停电事故（单相接地）时，
对故障点进行标定(OVG设置)。

因工频信号无变化，可以不采用
检出（采用） 因停电故不采用例）落雷

行波（故障电流）线路电源停电(4) 高效率的数据通信
高速采样所得到的波形数据，数据量较大。采用必要数据部分优先传送功能，减少通信数据量
和传输时间,以达到高效率的数据通信。
采样波形

⇒

⇒

①数据抽取通信②必要部分详细数据通信

考虑保养方便性・构造成本等各因素，尽可能简化现场装置处理演算功能。以上的通信是采用后台软件对于必要的演算数据提出上传请求，现场装置应答的方式。

Copyright (C) Nippon Kouatsu Electric Co.,Ltd. All Rights Reserved

39中日高电气科技（深圳）有限公司【主站Host PC的功能】*通过与各装置通信，采集故障信息
故障数据采集、对装置运行状态诊断等*显示故障结果
故障解析・显示（ ＦＳ功能 ），故障位置距离的显示（ FL功能 ）故障结果（全部表示）

故障结果（详细位置表示）*故障信息解析故障发生时间、故障波形（电压／电流）等*变电站／铁塔检出装置处的电气状态显示电源电压、GPS状态等

各相电压、各相电流、零相

进行波形（高频波零相电流）

Copyright (C) Nippon Kouatsu Electric Co.,Ltd. All Rights Reserved

40中日高电气科技（深圳）有限公司【设置构成】◆ 变电站型(1)输电线路
采用变电站内CT的二次信
号作为检测电流信号，以
替代塔上非接触传感器的
电流信号。
电流表

GPS 卫星时间同步

采用变电站内电压变压器二次/三次侧电压信号，以替代塔
上非接触传感器的电压信号。
为了防止影响变电所设备,通常
采用保险丝和电气隔离变压器
器件。

变压器

电压表

检出装置

LAN

路由器

局域网

互联网
NKE

AC 220VUPS办公室: 数据采集服务器: 标定信息显示: 系统维护

◆ 变电站型(2)GPS 天线

电缆 (15m)
LAN

电缆(10m)检出装置CT电流信号

电缆(10m)

电压信号
保险丝

UPS

AC 220V

Copyright (C) Nippon Kouatsu Electric Co.,Ltd. All Rights Reserved

41中日高电气科技（深圳）有限公司【网络构成实】◆ 变电站型
办公室

NKE
路由器_E

FLS_服务器

路由器_G

路由器_F
互连网

路由器_D

用户局域网
路由器_A

通过用户局域网（LAN等）进行通信。
与局域网连接的各部门可以共享标定结果。

路由器_B

FLS_A

FLS_B

S/S_A

S/S_B

路由器_C

办公室

◆ 铁塔型
主站
Host PC通过移动公司网络进行通信。
主站HostPC显示标定结果。
（主站电脑需要配置公共的固定IP地址）

移动公司网络

铁塔 A
FLS_A

铁塔 B
FLS_B

铁塔C
FLS_C

Copyright (C) Nippon Kouatsu Electric Co.,Ltd. All Rights Reserved

42中日高电气科技（深圳）有限公司

NKE智能柱上开关产品
及系统解决方案

Copyright (C) Nippon Kouatsu Electric Co.,Ltd. All Rights Reserved

43中日高电气科技（深圳）有限公司【NKE智能柱上开关产品及系统解决方案简介】
NKE公司可提供由不同类型智能柱上开关组合形成的就地型和自动化型系统解决方案，能够帮助用户有效实现快速故障定位、故障隔离、非故障区域供电恢复，最大限度地减少故障引起的停电范围、缩短故障恢复时间；并在进行故障隔离和供电恢复的过程中，尽量使开关不做不必要的动作，以减少开关动作次数，延长开关的使用寿命。

◆NKE智能柱上开关产品简介：（1）智能柱上负荷开关
智能柱上负荷开关是配置自动化控制单元的柱上负荷开关，满足馈线自动化的功能要求，可切断负荷电流、零序电流，并且可灵活配置为电流型或电压型。可装设在主干线和分支线上，配备三相电压和电流互感器（小电阻接地系统加装零序电流互感器）。其中，电流型开关具有零序过流功能（
接地故障延时分闸）、失压延时跳闸功能、重合闸闭锁功能；电压型开关具有有压延时合闸、无压延时分闸、重合闸闭锁功能等功能，自动隔离故障区域。

（2）用户分界断路器
配置了自动化控制器，具备保护功能，满足馈线自动化的功能要求，保护动作整定时间与馈线出线
断路器和主干线自动化分段断路器互相配合，可自动切除用户侧的相间短路和单相接地故障，不引
起上一级线路跳闸。

（3）用户分界负荷开关(SOG)
俗称看门狗，是自动有效隔离故障区域的智能型柱上负荷开关，可以构筑一个投资小，结构简单可
靠的智能化配网系统。安装在用户和责任分界点上，事故发生后仅责任用户停电，可快速定位事故
责任点，有效保护干线不受用户事故的影响。可自动切除用户侧接地故障、相间断路故障及异相接地时闭锁开关。

（4）柱上负荷开关、柱上断路器及隔离开关应用的柱上负荷开关和柱上真空断路器作为架空线路的分段开关，仅就地手动操作，不配置自动化
控制单元。

Copyright (C) Nippon Kouatsu Electric Co.,Ltd. All Rights Reserved

44中日高电气科技（深圳）有限公司◆NKE系统解决方案
就地解决方案一：
LSW

CB

YSW2

ZB1

YSW1

CB： 带时限保护（限时速断，过流，零序）和二次重合闸功能的馈线出线断路器
ZB1：分支线分界断路器;

YSW1、YSW2：用户分界负荷开关;

LSW：联络开关

通过加装在用户分界点的用户分界负荷开关和加装在分支线分界点的分界断路器，快速定位并
隔离发生在用户侧或分支线上的单相接地故障和短路故障，保护主干线供电安全，有效缩小停
电范围，提高供电可靠性。

就地解决方案二：

CB

FSW1

FSW2

FSW3

LSW

SW1

CB ：带时限保护（限时速断，过流，零序）和二次重合闸功能的馈线出线断路器
FSW1～FSW2 ：主干线分段负荷开关（电压型电动开关）SW1 ：电动用户分界负荷开关（电流型电动开关）
LSW ：联络开关
线路上FSW2和FSW3之间发生永久故障后，线路自动化开关动作情况如下：（1）CB保护动作跳闸，FSW1、FSW2、FSW3在失压后跳闸；（2）CB在设定延时后重合闸；（3）FSW1一侧有压，延时合闸，并闭锁分闸，FSW2一侧有压，也延时合闸；（4）由于是永久故障，CB再次跳闸，FSW2失压分闸，并闭锁合闸；（5）CB第二次重合闸，重合成功。FSW2成功隔离故障，隔离故障。

Copyright (C) Nippon Kouatsu Electric Co.,Ltd. All Rights Reserved

45

中日高电气科技（深圳）有限公司◆NKE系统解决方案：自动化解决方案：

主
站

CB

LSW

FSW2

FSW1
ZB1

ZB2

SW1

SW2

CB： 带时限保护（限时速断，过流，零序）和二次重合闸功能的馈线出线断路器
FSW1～FSW2 ：主干线分段负荷开关（电压型电动开关）
ZB1、ZB1 ：分支线分界断路器
SW1、SW2 ：电动用户分界负荷开关（电流型电动开关）
LSW ：联络开关线路上各类型智能开关均通过控制器（FTU）实现3遥型自动化开关功能，智能控制器将开关检测到的信息量上传到主站（通讯方式可选用光纤或无线方式），通过主站后台的分析
与控制，遥控开关的分合闸操作及故障处理。

Copyright (C) Nippon Kouatsu Electric Co.,Ltd. All Rights Reserved

46