机型: M6SXV弹簧夹持式端子连接型超薄形变换器 M6S 系列

供电电源◆直流电源
R: 24V DC (允许电压范围 24V±10%、纹波系数 10%p-p以下)

直流信号变换器
(PC编程型)
主要的功能与特长●使用无螺丝的弹簧夹持式端子●以直流信号为输入的宽度仅5.9mm的超薄形变换器
●可安装在深度120mm的端子盘内
●PC编程型●可进行高密度安装●备有电源显示灯、状态显示灯③附加代码 (可指定多项)◆适用标准未填写: 符合CE/UL: 符合UL、CE◆选配规格
未填写: 无选配规格/Q: 选配规格（从选配规格之项另请选择）

5.9

选配规格（可指定多项）◆涂层（详细内容请参照公司网页）/C01: 硅涂层/C02: 聚氨酯涂层◆出厂时的设定
/SET: 按照订购表格 (No: ESU-7832) 设定（不能选择附加代码（适用标准）「/UL」。）

94102（mm）

相关产品・组态软件（机型: M6CFG）可从本公司的网站下载组态软件。
将本产品连接到电脑时，需要专用的连接电缆线。所需专用电缆线的型号请参照本公司网站的下载网站或组态软件的使用说明书。
注）此软件的运作状况是在日文版与英文版OS上确认的。

机型: M6SXV－①②－R③
订货时的指定事项・机型代码: M6SXV－①②－R③）①～③在下列代码中选择。
（例如: M6SXV－Z1Z1－R/UL/Q）・输入范围（例如: 4～20mA DC）
・输出范围（例如: 4～20mA DC）
・选配规格（例如: /C01/SET）

机器规格

①输入信号
◆电流输入
Z1: 输入范围 0～50mA DC (输入电阻 24.9Ω)◆电压输入S1: 输入范围 -1000～+1000mV DC (输入电阻 1MΩ以上)
S2: 输入范围 -10～+10V DC (输入电阻 1MΩ以上)(输入类型与范围可通过组态软件进行设定。)

②输出信号
◆电流输出
Z1: 输出范围 0～20mA DC◆电压输出
V2: 输出范围 -10～+10V DC
V3: 输出范围 -5～+5V DC(输出类型与范围可通过组态软件进行设定。切换输出类型与范围时，除了用PC设定之外，还需设定DIP开关。)

连接方式・输入・输出: 弹簧夹持式端子连接・供电电源: 弹簧夹持式端子连接或由底座（机型: M6SBS）供电适用电缆线: 0.2～2.5mm2、露线长度为8mm
机壳材质: 黑色耐燃性树脂隔离: 输入－输出－电源间输出范围: -2～+102%
零点调整范围: -2～+2% (通过PC设定)
量程调整范围: 98～102%（通过PC设定）电源显示灯: 绿色LED、电源供电时亮灯状态显示灯: 橙色LED、用LED的闪烁状态显示变换器的工作状态
设定: 通过PC设定
设定可能项目・输入类型・输入范围・输出类型・输出范围・零点及量程的调整
・客户指定的线性表 (最多101点、输入输出的可设定范围M6SXV规格书

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

CS-7982 Rev.11 Page 1/4

机型: M6SXV均为-2～+102%)
・其它PC设定的具体方法请参照组态软件的使用说明书。
设定器接口: ø 2.5、小型插孔、RS-232-C设置规格耗电量: 约0.5W
使用温度范围: -20～+55℃
使用湿度范围: 30～90%RH (无冷凝)安装: 安装在底座（机型: M6SBS）上或DIN导轨安装重量: 约65g

输入规格
■电流输入
输入电阻: 内置输入电阻器
输入范围: 0～50mA DC
最小量程: 2mA
输入零点电流: 输入范围的任意点无指定时，出厂时的设定值为4～20mA DC。
■电压输入
输入范围
・S1: -1000～+1000mV DC・S2: -10～+10V DC
最小量程・S1: 100mV・S2: 1V
输入零点电压: 输入范围的任意点无指定时，出厂时的设定值如下。
・S1: 0～100mV DC・S2: 1～5V DC

性能 (相对于量程的百分比)
标准精度: 输入精度＋输出精度(输入输出精度与输入输出量程成反比)标准精度的计算方法请参照「标准精度的计算例」
・输入精度 (相对于输入范围的百分比)-1000～+1000mV: ±0.01%-10～+10V: ±0.01%
0～50mA: ±0.02%
・输出精度 (相对于输出范围的百分比): ±0.04%
温度系数: ±0.01%/℃ (相对于最大量程的百分比)响应时间: 0.5s以下 (0→90%)电源电压变动的影响: ±0.1%/允许电压范围绝缘电阻: 100MΩ以上/500V DC
隔离强度: 输入－输出－电源－地面间 2000V AC 1分钟

标准精度的计算例

输出规格■电流输出 (可设定的范围)输出范围: 0～20mA DC
满足精度范围: 0～20.4mA DC(因不能输出未满0mA的电流，所以输出范围有时有可能达不到-2%)
最小量程: 1mA
输出偏置: 输出范围的任意点允许负载电阻: 使变换器的输出端子间的电压为11V以下的电阻值 (例如4～20mA时为11V÷20mA＝550Ω)
无指定时，出厂时的设定值为4～20mA DC。
■电压输出 (可设定的范围)输出范围・V2: -10～+10V DC
・V3: -5～+5V DC
满足精度范围
・V2: -10.4～+10.4V DC・V3: -5.2～+5.2V DC
最小量程・V2: 1V・V3: 500mV
输出偏置: 输出范围的任意点允许负载电阻: 使负载电流为1mA以下的电阻值(例如1～5V时为5V÷1mA＝5000Ω)无指定时，出厂时的设定值如下。
・V2: 0～10V DC
・V3: 1～5V DC[例] 输入范围为-10～+10V, 使用范围为1～5V, 输出范围为-5～+5V, 使用范围为1～5V时
・输入精度＝输入电压范围 (20V) ÷ 输入量程 (4V) ×输入精度 (0.01%) ＝ 0.05%
・输出精度＝输出电压范围 (10V) ÷ 输出量程 (4V) ×输出精度 (0.04%) ＝ 0.1%
标准精度＝0.05%＋0.1%＝±0.15%

适用标准EU指令:
电磁兼容指令（EMC指令）EMI EN 61000-6-4
EMS EN 61000-6-2
RoHS指令认证:UL/C-UL nonincendive Class I，Division 2，Groups A，B，C and D（ANSI/ISA-12.12.01，CAN/CSA-C22.2 No.213）
符合UL/C-UL 通用安全要求（UL 61010-1，CAN/CSA-C22.2 No.61010-1）

M6SXV规格书

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

CS-7982 Rev.11 Page 2/4

机型: M6SXV面板图
5678

电源显示灯状态显示灯

123OFFON

SW1

设定器接口

1 2 3 4 5 6 7 8SW1

输出设定DIP开关

4切换输出类型时，除了用PC设定之外，还需设定DIP开关。
DIP开关的具体设定方法请参照使用说明书。

外形尺寸图（单位 : mm）・端子编号图约35°（螺丝刀※1插入角度）

テスタ棒（ø 2以下）
约35°（电缆线插入角度）
5678DIN导轨扣

94DIN导轨
（宽35mm）

15.92

34

约40°（螺丝刀插入角度）

102（0.5）·可进行高密度安装※1、请使用刀宽为3.8mm以下、刀厚为0.5～0.6mm左右的一字形螺丝刀。

M6SXV规格书

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

CS-7982 Rev.11 Page 3/4

机型: M6SXV简易电路图・端子接线图状态显示灯＋－ 电流输入（Z1）电压输入（S1、S2）＋－1

24.9Ω

2

数 字 量
运算电路

DIP开关

隔
电

低漂移输入
处 理 电 路

5 ＋
输出信号

6 －
电源显示灯3电源
电路4
设定器接口

输出电路离
路

7 ＋供电电源

8 －接 口连接器供电电源

会有无预先通知而修改记载内容的情况。

M6SXV规格书

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

CS-7982 Rev.11 Page 4/4