<新製品紹介>

新しい浸出水処理用逆浸透装置『D･T‑モジュールシステム』
tReverseOsmosisforLandf=『DT‑Module

Leachate(王買)技術部計画第2課

System』

深義尾

Yoshimitsu

ReverseOsmosis

Landfill

wastes,in thecontainedfordemandfor.

Atheinherentcleansolution

for Landfill

Leachate‑"DT

especially

incineration
hardlyareashproblems

ratio,

distributionagreement

removedosmosisgreatly

been

that

Severesuchmembrane

been

has

SO

reversemoduletheofhas

Systemhave
beenincreaslng
in
ash,
by
thetreatment.
conventional

is becomlng

environmentis theDT

concentration

ModulelmprOVed
concludedwithきえ が逆浸透(REVERSEOSMOSIS:

as2.

Feed

㊨Na十(∋
BOD

orPressure.

Aofapplicationin Switzerland.

『DT‑モジュールシステム』の概要
樵『DT‑モジュールシステム』の仕様を示す｡
造

第2図に『DT‑モジュールシステム』の構造を示す｡『DT‑モジュールシステム仕様』

Table
Con° entra

1Specifications

Membrane

type

Disk

Moduledimensions

200 mmCOD

membrane
H20

凸H20

日20

H20

第1園
Fig.

on

Operatlng
Flow

Material

逆浸透の概念図(クロスフロー方式)
1

Schematicrlow

diagramfiltrationof reverse

osmosispressure

System(Cross‑typesemi‑permeable
dia. ×1 000皿m

membrane30, 60, 120, 200 kgf/cⅢf
0. 07‑0.

rate

NumberPermeate

Module7.6m2areaSeparatiof DTte●C且￣

operatlng

1仕
第1表に2.2
構

第1表

㊨
㊨

Ca2＋rate,『DT‑モジュールシステム』は,特殊なRO膜の使用に

●

㊨●
●

recoveryイントの一つであった｡

ト&フレーム型等があり今回紹介する『DT‑モジュールシ⑳The

high%の回収率(2.5‑3.3倍の濃縮倍率)のRO膜では60‑70が限度であり,この回収率の低さがRO法のウィーク･ポステム』は,プレート&フレーム型に属するものである｡●fouling.

歪孟志望慧孟霊芝otヒ率を回収

膜形状には,スパイラル型,中空糸型,管状型,プレー⑳minimizes

RO法以外にも電気透析法,イオン交換法等がある｡いずれも濃縮液が発生し,その処理が必要となる｡またこの濃縮液の処理は陸上埋立ではもっともリン等を, 90‑99%の高い除去率で処理出来る装置であ(第1図参照)⑳module

脱塩処理技術には,る｡●searchedtube

3.回収率の向上

RO装置は,半透膜を用いた分子レベルでの分離特性を有したろ過技術であり,塩類のみならず,有機物,窒素,

●

been

disk

ら容易に取り出すことが出来,点検･交換が容易な構造でRO装置の概念●saltspublicある｡

テム』を浸出水に適用した場合,上水と同等の水質を得ることが可能となった｡ここにその概要を紹介する｡●㊧havemethods

Thetheパクトな,設計である｡
RO膜の交換は,モジュール全体を交換する必要がなく,膜シートをスペーサーディスクかRO膜は塩類以外のCOD,BOD等の汚端物質に対しても,有効かつ高度な処理性能があるため『DT‑モジュールシス

●andrecentyears.
In addition,モジュール内に,充填されたRO膜は充填密度が高くコンロッケム社(本社:スイス)の『DT‑モジュールシステ
ム』はその諸問題を,特殊な膜構造と運転技術により解決し,欧米において多くの実績がある｡

e)●⑳

TheROCHEM

2.

1.

treatlngscalingRO)処理は,揺純水製造及び海水淡水化技術として用いられている技術である｡があるため,国内での実施例は無い｡

newsystem.

by theましかし浸出水処理用には,目づまり･低回収率等の諸問題

満Fukaoof disks

09 m3/h170 disks/module
Membrane:

Disk:

ABS

Vessel:Polyamide

FRP(60kgf/cⅢぞ)SUS(120kgf/cⅡ子‑)s)7Stem).

神鋼パンテツク技報

Vol.

39

No.

2(1996/3)

より最大200kgf/cⅡfの運転圧力を可能とすることで,回収率を‑97.5%(‑40倍の濃縮率)まで実現している｡

これに対し『DT‑モジュールシステム』は,第4図に示す通り砂ろ過処理のみを前処理とした非常に単純なプロセ

4.浸出水処理プロセスへの組込みスである｡処理水質面においても第2表に示す通り従来法と比較して,より高度な水質が達成出来る｡このように第3園i与従来法による代表的な処理プロセスを示す｡
この方式は,それぞれの水質項目に対し,必要なプロセスを組合せたものであり,BOD･T‑Nに対しては生物処理(脱窒素処理), SSにたいしては凝集沈殿処理･砂ろ過処『DT‑モジュールシステム』はプロセス的にも,水質的に理, CODに対しては凝集沈殿処理･活性炭吸着処理をそ

ドイツ北部最大の埋立処分場に,この『DT‑モジュール(写真1参照)
システム』が稼動している｡

も画期的な浸出水処理技術である｡

5.海外での実施例

れぞれ組合せて処理している｡

1. Membranecushionwith

2. Spacerdisk

3. Moduleassembly(Partial)

4. Cutaway

view(shortenedfor

reverseof

thispermeate

carrier

osmosismodulesheetdiagram)

J
1.

4.

2.

∫
3.

第2図

『モジュールシステム』の構造

Fig･

2

AssemblyofDT

Vol.

39

No.

(1996/3)

2ModuleSystem

神鋼パンテツク技報

第2表

従来法との水質比較表

Table

2Comparisonof waterROvsmethod

quality(conventionalmethod)

TreatedQuality
Item

Unit

Rawleachate

DTModule

Conventional
6‑9pH(expected)

5.8‑8.6

5.8‑8.6

10000

10000

100‑500

100‑400

10‑20

1‑2

TDS

mg/P

BOD

mg/B

COD

mg/A

100‑300

10‑30

1‑2SS

mg/A

100‑200

5‑100‑1

T‑N

mg/B

40‑200

5‑10

1‑2Recycle

Raw

Filtration

RO

Discharge

leacbate
Raw

Biological

Coagulationleachate

trca LmeIIL/ sedimentation

Acti＼ratedFiltration

や

carbonPermeate

Concentrate

treatment

RecoverySolidification
DischargeLandfilt

Debydration

Ⅰ一andfill

第3園
Fig.

従来法のフローシート
3

Flow

写真1
Photosheet

for

第4図

conventionalFig.

treatment.

RO法のフローシート
4FlowsheetforRO

methodイ‑レンベルグ最終処分場『DT‑モジュールシステム』
1

DTModule

Systematlhlenberg,

Germany.

浸出水処理:

概要は次の通りである｡
名
称:イーレンベルグ最終処分場(1980‑)
埋立容量:2500万m3(165ha)
埋立物内訳:一般廃棄物

75%

特殊ゴミ

1993年より『DT‑モジュールシステム』

にて処理が開始された｡
処理水量:50m3/h
25%

処理水質:第3表に示す｡

神鋼パンテツク技報

Vol.

39 No.

2(1996/3)

第3

表

イーレンベルグ最終処分場水質データ

Table

3

Performance

data

for

DT

ModuleRawleachate(mg/B)

iSystem

atlhlenberg,

Germany

Permeate(mg/P)

Removalrate(%)

COD

2619.00

1.200

99.95

BOD

184.00

2.500

98.64

Sodium3255.00

2.400

99.93

Chlorineion

3091.00

2.700

99.91

Calcium

192.00

0.900

99.53

Magnesium

97.00

0.300

99.69

Ammonium

300.00

0.400

99.89

Arsenic

0.25<0.005>98.00

Cyanide2.35<0.005>99.79

Heavymetals

0.25<0.005>98.00

6.特長

6)個々の膜シートの点検･交換が容易｡『DT‑モジュールシステム』の特長は次の通りである｡
1)スケールの付着,汚れが少ない｡

モジュールから抜き出し点検･交換が容易に出来る｡他
形式では難しい｡

モジュール内での乱流効果によりスケール,汚れ,閉塞が防止出来る｡

7)コンパクトなモジュール設計｡
完全なモジュール化のため輸送,据付けともに容易であ

2)前処理がシンプルである｡

る｡

幅広い流水路のため原水の*1SDIが15‑20と高くとも問む題なく処理出来る｡他のROシステムではSDIは3‑4び以下に制限されるため,複雑な前処理や薬品処理が必要と理の実施例は無く,なる｡

しい技術である｡又脱塩のみであれば電気透析法等の方式3)回収率が高い｡
特殊なRO膜の採用による運転圧力200kgf/c∬‖こより‑

みの水質が確保出来る方式としては,97.5%の回収率が実現できる｡『DT‑モジュールシステム』は全く新もあるが,塩類のみならず,有機物等も除去でき,上水な『DT‑モジュールシステム』が最も適した処理装置である｡
最終処分場は今後も用地難のため,山間部への設置が益々4)膜寿命が長い｡
スケール,汚れを起こしにくい構造及び簡単で効果的な洗浄システムの組合せにより膜寿命は原水の汚れに強く,Aす

現在,国内で浸出水処理の脱塩及びそれに類した高度処増え,自然に囲まれた場所での建設が多くなる｡環境を守5年以̲との運転実績がある｡

り,環境にやさしく,その清流を永く残すため,この画期的な『DT‑モジュールシステム』が国内において評価され,5)膜交換コストが安い｡

広く採用されることを期待する｡

スパイラル型及び中空糸型は膜の交換時にモジュールの交換も必要なため取り替え費用が高価となるが,『DT‑モ〔注釈〕
*

1

SDI:

SiltDensltylndex

ジュ‑ルシステム』では膜シートのみ交換のため安価であROの入り口水質判定のためのファウリングに関する指標で目詰る｡

まり度を示す｡

Vol.

39

No.

2

(1996/3)

神鋼パンテツク技報