北陸自動車道

親不知トンネル受配電自家発電設備更新工事

交付図書正誤表

東日本高速道路株式会社
新潟支社

正誤表（1）
工事名）北陸自動車道 親不知トンネル受配電自家発電設備更新工事
対象

誤正

特記仕様書

備考
修正(45 頁)

・監視情報：状変時伝送、要求時伝送(TCP 方式とする)

・監視情報：状変時伝送、要求時伝送(TCP 方式とする)

・計測情報：定周期伝送、要求時伝送(TCP 方式とする)

・計測情報：定周期伝送、要求時伝送(TCP 方式とする)

・制御情報：制御時伝送(TCP 方式とする)

・制御情報：制御時伝送(TCP 方式とする)
・診断情報：定周期伝送(TCP 方式とする)

・診断情報：定周期伝送(TCP 方式とする)(c) 対向方式(c) 対向方式
監視・制御・計測（１：１）Ｎ

監視・制御・計測（１：１）ＮＮ：子局数(d) 伝送速度(d) 伝送速度

100Mbps

100Mbps(e) 伝送容量(e) 伝送容量

Ｎ：子局数

伝送容量（情報フィールド部の容量）は次の通りとする。

伝送容量（情報フィールド部の容量）は次の通りとする。

・監視・計測1 フレームあたり最大 254 オクテット

・監視・計測1 フレームあたり最大 254 オクテット

・制御

1 フレームあたり最大 16 オクテット

・制御

1 フレームあたり最大 16 オクテット(f) 誤り検出方式(f) 誤り検出方式

CRC 生成多項式

CRC 生成多項式(g) 同期方式(g) 同期方式

フラグ同期方式

フラグ同期方式（h）挙動方式（h）挙動方式

制御情報伝送は 1 挙動方式とする。

制御情報伝送は 1 挙動方式とする。
(2) 伝送処理機能(a) 回線雑音監視機能
IP 通信に使用している回線の回線雑音を常時監視するものとする。
(b) 回線雑音自動追従機能
IP 通信に使用している回線の時系列に変動する回線雑音に対し、通信エラーによる通信断の発生を最小化するものとする。
(c) 回線雑音自動回復機能
IP 通信に使用している回線の回線雑音が回復した後、自動的に出力設定を戻す機能を有する。
(3) RAS 機能(2) RAS 機能(a) フェールセーフ処理(a) フェールセーフ処理

自装置の異常を検知した場合、故障信号を外部出力してシステムを安全に停止させるものとする。

自装置の異常を検知した場合、故障信号を外部出力してシステムを安全に停止させるものとする。

(b) ヘルスチェック処理(b) ヘルスチェック処理

上位の IP 通信処理装置との生存監視のための要求／応答を行うものとする。
(4) 現場自動連動判定処理機能

上位の IP 通信処理装置との生存監視のための要求／応答を行うものとする。
(3) 現場自動連動判定処理機能

機材仕様書「インテリジェント遠方監視制御装置標準仕様書（その 2）る。尚、機能項目は別添資料１に示す。

施仕第 17210 号」によ

機材仕様書「インテリジェント遠方監視制御装置標準仕様書（その 2） 施仕第 17210 号」による。尚、機能項目は別添資料１に示す。

(5) マクロ制御機能(4) マクロ制御機能- 45 -- 45 -

正誤表（2）工事名）北陸自動車道 親不知トンネル受配電自家発電設備更新工事対象

誤正

特記仕様書

備考
修正(47 頁)
100Mbps

100Mbps(e) 伝送容量(e) 伝送容量

伝送容量（情報フィールド部の容量）は次の通りとする。

伝送容量（情報フィールド部の容量）は次の通りとする。

・監視・計測1 フレームあたり最大 254 オクテット

・監視・計測1 フレームあたり最大 254 オクテット

・制御

1 フレームあたり最大 16 オクテット

・制御

1 フレームあたり最大 16 オクテット(f) 誤り検出方式(f) 誤り検出方式

CRC 生成多項式

CRC 生成多項式(g) 同期方式(g) 同期方式

フラグ同期方式

フラグ同期方式（h）挙動方式（h）挙動方式

制御情報伝送は 1 挙動方式とする。

制御情報伝送は 1 挙動方式とする。

(2) 伝送処理機能(a) 回線雑音監視機能
IP 通信に使用している回線の回線雑音を常時監視するものとする。
(b) 回線雑音自動追従機能
IP 通信に使用している回線の時系列に変動する回線雑音に対し、通信エラーによる通信断の発生を最小化するものとする。
(c) 回線雑音自動回復機能
IP 通信に使用している回線の回線雑音が回復した後、自動的に出力設定を戻す機能を有する。
(2) RAS 機能(3) RAS 機能(a) フェールセーフ処理(a) フェールセーフ処理

自装置の異常を検知した場合、故障信号を外部出力してシステムを安全に停止させるもの

自装置の異常を検知した場合、故障信号を外部出力してシステムを安全に停止させるものとする。とする。

(b) ヘルスチェック処理(b) ヘルスチェック処理
上位の IP 通信処理装置との生存監視のための要求／応答を行うものとする。

上位の IP 通信処理装置との生存監視のための要求／応答を行うものとする。
３－９－３ ＩＰモデム

３－９－３ ＩＰモデム
ＩＰモデムの仕様は、次のとおりとする。

ＩＰモデムの仕様は、次のとおりとする。

（１）モデム間インタフェース（１）モデム間インタフェース

伝送速度：最大 8Mbps(但し、回線状況による)伝送速度：最大 8Mbps(但し、回線状況による)ＬＡＮインタフェース：LAN:10/100BASE-TX

ＬＡＮインタフェース：LAN:10/100BASE-TX

接点:リセット入力×1/アラーム出力×1 他

接点:リセット入力×1/アラーム出力×1 他（２）入力電源：DC48V または DC100V または AC100V（２）入力電源：DC48V または DC100V または AC100V（３）伝送可能距離：8km 程度（但し、回線状況による）（３）伝送可能距離：8km 程度（但し、回線状況による）（４）伝送処理機能（４）設置個所（伝送接続側）
市振ＴＮ、親不知ＴＮ、糸魚川ＩＣ、名立谷浜ＩＣ、上越ＩＣ(a) 回線雑音監視機能
IP 通信に使用している回線の回線雑音を常時監視するものとする。

３－９－４ 光コンバータ
光コンバータの仕様は、次のとおりとする。
- 47 -(b) 回線雑音自動追従機能- 47 -

正誤表（3）工事名）北陸自動車道 親不知トンネル受配電自家発電設備更新工事
対象

誤正備考

特記仕様書

修正(48 頁)
準拠規格：IEEE802.3u 100BASE-FX（１）光ポートIP 通信に使用している回線の時系列に変動する回線雑音に対し、通信エラーによる通信断の発生を最小化するものとする。

伝送速度：100Mbps(c) 回線雑音自動回復機能

伝送方式：全二重方式
適合コネクタ：SC コネクタ

IP 通信に使用している回線の回線雑音が回復した後、自動的に出力設定を戻す機能を有す

伝送距離：40km 程度る。

（２）メタルポート

準拠規格：IEEE802.3u 100BASE-TX

３－９－４ 光コンバータ

伝送速度：伝送速度：100Mbps

光コンバータの仕様は、次のとおりとする。

伝送方式：全二重方式
適合コネクタ：RJ-45 コネクタ
適合ケーブル：UTP Cat5e ケーブル以上（１）光ポート

準拠規格：IEEE802.3u 100BASE-FX

伝送速度：100Mbps

最大伝送距離：100m（３）入力電源 DC100V（DC 電源アダプタ）

伝送方式：全二重方式
適合コネクタ：SC コネクタ

３－９－５ 監視・制御・計測等点数
ＩＰ－ＩＧ子局の監視制御等項目は、別添資料１に示す。

伝送距離：40km 程度（２）メタルポート

３－９－６ 接点伝送装置

準拠規格：IEEE802.3u 100BASE-TX

接点伝送装置の仕様は、次のとおりとする。

伝送速度：伝送速度：100Mbps（１）ネットワーク

伝送方式：全二重方式①コネクタ形状：RJ-45適合コネクタ：RJ-45 コネクタ

②ＬＡＮインターフェース：LAN：10/100BASE-TX

適合ケーブル：UTP Cat5e ケーブル以上③ネットワーク：TCP/IP④アプリケーション：Socket(初期設定用 TELNET,FTP)

最大伝送距離：100m（２）ＲＳ－２３２Ｃ①コネクタ形状（３）入力電源

DC100V（DC 電源アダプタ）

３－９－５ 監視・制御・計測等点数：D-Sub 9pin ｵｽ②通信仕様

ＩＰ－ＩＧ子局の監視制御等項目は、別添資料１に示す。
３－９－６ 接点伝送装置

同期方式：全二重・調歩同期式

接点伝送装置の仕様は、次のとおりとする。

データビット長：7bit.8bit（１）ネットワーク

パリティビット：奇数.偶数①コネクタ形状：RJ-45

ストップビット長：1bit.2bit②ＬＡＮインターフェース：LAN：10/100BASE-TX

フロー制御：H/W(RS/CS)なし③ネットワーク：TCP/IP

データ伝送速度：1200～115200bps④アプリケーション：Socket(初期設定用 TELNET,FTP)

なし（３）入出力接点：フォトカプラ絶縁入力・出力 32 点 DC12/24V（４）電源電圧：AC100V 50/60Hz（２）ＲＳ－２３２Ｃ①コネクタ形状：D-Sub 9pin ｵｽ②通信仕様
３－１０ ＶＤＦ工事

同期方式：全二重・調歩同期式

ＶＤＦ工事は、設計図による他以下のとおりとする。尚、既設ＶＤＦに端子台が増設可能な

データビット長：7bit.8bit

箇所は取付を行い、増設ができない箇所はＶＤＦを新規に追加して端子台を取付するものとす

パリティビット：奇数.偶数る。

ストップビット長：1bit.2bit

フロー制御：H/W(RS/CS)なし（1）境ＴＮ（主）VDF数量- 48 -- 48 -なし