本資料のうち，枠囲みの内容は，東海第二発電所営業秘密又は防護上の観点から資料番号公開できません。

提出年月日

工事計画審査資料
工認-1033

平成 30 年 8 月 29 日

Ⅴ-3-別添6-2 シュラウドサポートの応力計算書

NT2 補③ Ⅴ-3-別添 6-2 R0改1

目次

④ Ⅴ-3-別添
Ⅳ-3-1-1-36-2
R0 R0NT2OM1
補③1.

一般事項

11.1 形状・寸法・材料

11.2 記号の説明

11.3 考慮する荷重21.4 計算結果の概要

22.

計算条件

52.1 解析範囲

52.2 重大事故等時の条件

52.3 材料

52.4 物性値及び許容限界

52.5 応力の記号と方向

53.

応力計算

63.1 応力評価点

63.2 外荷重による応力63.2.1 荷重条件（L04）63.3 応力の評価

64.

6応力強さの評価

4.1 一次一般膜応力強さの評価

6

4.2 一次一般膜＋一次曲げ応力強さの評価

65.

7

特別な評価

5.1 座屈に対する評価

75.1.1 計算データ

75.1.2 外荷重75.1.3 圧縮応力75.1.4 許容圧縮応力85.1.5 座屈に対する評価

8目−1

図表目次

3

表1−1 計算結果の概要

4

表4−1 一次一般膜応力強さの評価のまとめ

9

表4−2 一次一般膜＋一次曲げ応力強さの評価のまとめ

10

表5−1 座屈に対する評価

11

NT2 補③ Ⅴ-3-別添 6-2 R0

図1−1 形状・寸法・材料・応力評価点

目−2

1.

一般事項
本計算書は，シュラウドサポートの応力計算書である。

1.1 形状・寸法・材料
本計算書で解析する箇所の形状・寸法・材料を図1−1に示す。

1.2 記号の説明
添付書類「Ⅴ-2-3-3-2-1

炉心支持構造物の応力解析の方針」（以下「応力解析の方針」という。
）の2章による。
さらに，本計算書において，以下の記号を用いる。

NT2 補③ Ⅴ-3-別添 6-2 R0記

号記 号 の 説 明

単 位Ａ

シュラウドサポートレグ 1 本当たりの断面積mm2Ｂ

シュラウドサポートレグの幅mm

Ｃ

部材両端の拘束条件に対する座屈長さの係数

−

Ｆ

許容応力度

MPaｆｃ

許容圧縮応力MPaＩ

座屈軸についての断面二次モーメントmm4ｉ

座屈軸についての断面二次半径mm

シュラウドサポートレグの長さmm

座屈長さmmＴ

シュラウドサポートレグの板厚mm

Λ

限界細長比

−λ

有効細長比

−

ν

設計・建設規格 SSB-3121.1(3)a.におけるν

−ｋ1

1.3 考慮する荷重考慮した荷重の値を「応力解析の方針」の4章に示す。

1.4 計算結果の概要
計算結果の概要を表1−1に示す。

なお，供用状態Ｅにおける評価結果は，添付書類「Ⅴ-2-3-3-2-3 シュラウドサポートの耐震性についての計算書」にて選定した，各部分を代表する応力評価面について記載している。

注：以下，シュラウドサポートレグ，シュラウドサポートシリンダ，シュラウドサポート
プレート及び炉心シュラウド下部胴を，それぞれ「レグ」，「シリンダ」，「プレート」

NT2 補③ Ⅴ-3-別添 6-2 R0

及び「下部胴」という。

2

NT2 補③ Ⅴ-3-別添 6-2 R0

図1−1 形状・寸法・材料・応力評価点（単位：mm）

3

NT2 補③ Ⅴ-3-別添 6-2 R1

表1−1(1) 計算結果の概要

部分及び材料

供用状態

一次一般膜応力強さ
（MPa）
応力許容値
応力評価面
強さ

一次一般膜＋一次曲げ応力強さ
（MPa）
応力許容値
応力評価面
強さ

レグ
Ｅ48300

P01 - P0248450

P01 - P02

Ｅ109334P07 - P08109501

P07 - P08

Ｅ107334P13P14107501

P13P14Ｅ58209

P17P1858313P17P18NCF600
シリンダ
NCF600
プレート
NCF600
下部胴4SUS304L

表1−1(2) 計算結果の概要

座屈に対する評価（MPa）
供用状態
Ｅ

圧縮応力

許容値

6245

2. 計算条件
2.1 解析範囲
解析範囲を図1−1に示す。

2.2 重大事故等時の条件
重大事故等時の条件を「応力解析の方針」の4.2節に示す。

2.3 材料
各部の材料を図1−1に示す。

2.4 物性値及び許容限界
物性値及び許容限界は，「応力解析の方針」の3.4節及び3.6節による。

NT2 補③ Ⅴ-3-別添 6-2 R0

溶接部の継手効率を「応力解析の方針」の 3.7 節に示す。

2.5 応力の記号と方向
応力の記号とその方向は，以下のとおりとする。
σｔ：周方向応力σl ：軸方向応力σｒ：

半径方向応力σlσｒσｔσlσｒσｔ5

3. 応力計算
3.1 応力評価点
応力評価点の位置を図1−1に示す。

3.2 外荷重による応力
3.2.1 荷重条件（L04）
シュラウドサポートに作用する外荷重を「応力解析の方針」の4.4節に示す。

3.3 応力の評価
各応力評価点で計算された応力は，応力を分類ごとに重ね合わせ，組合せ応力を求め応力強さを算出する。
応力強さの算出方法は「応力解析の方針」の5.4節に示す。

NT2 補③ Ⅴ-3-別添 6-2 R0

4. 応力強さの評価
4.1 一次一般膜応力強さの評価
供用状態Ｅにおける評価をまとめて，表4−1に示す。
表4−1より，供用状態Ｅの一次一般膜応力強さは，「応力解析の方針」の3.6節及び3.7節に示す許容値を満足する。

4.2 一次一般膜＋一次曲げ応力強さの評価
供用状態Ｅにおける評価をまとめて，表4−2に示す。
表4−2より，供用状態Ｅの一次一般膜＋一次曲げ応力強さは，「応力解析の方針」の3.6節及び3.7節に示す許容値を満足する。

65.

特別な評価

5.1 座屈に対する評価
レグには，シュラウドサポートに作用する外荷重により，圧縮応力が生じる。したがって，これらの荷重の組合せにより発生する圧縮応力の評価を行う。

5.1.1 計算データ(1) 座屈長さ

ｋ＝Ｃ・ ＝ 0.7×＝ｋmm

ここで，Ｃ＝ 0.7：レグの長さ＝mm(2) 座屈軸についての断面二次半径 ｉ

NT2 補③ Ⅴ-3-別添 6-2 R0i＝ＩＡ＝＝36.0844 mm

ここで，Ｉ：座屈軸についての断面二次モーメント＝

1・Ｔ3・Ｂ＝12mm4

Ｔ：レグの板厚＝mm

Ｂ：レグの幅 ＝mm

Ａ：レグ1 本当たりの断面積mm2＝Ｔ・Ｂ＝(3) 有効細長比 λλ＝ki＝5.1.2 外荷重
シュラウドサポートに作用する外荷重を「応力解析の方針」の4.4節に示す。

5.1.3 圧縮応力
供用状態Ｅにおいてレグに発生する最大圧縮応力は，応力評価面P03'-P04'での一次一般膜応力（σl ）に注目して，表5−1に示す。

7

5.1.4 許容圧縮応力
供用状態Ｅにおける許容圧縮応力の計算は，設計・建設規格 SSB-3121を準用して計算する。

供用状態Ｅにおける許容応力度Ｆは，以下の3つの値のうち小さい方を用いる。
1.35・Ｓｙ＝ 261 MPa （℃における値）

0.7 ・Ｓｕ＝ 350 MPa （℃における値）

1.2 ・Ｓｙ＝ 294 MPa （室温における値）
したがって，許容応力度Ｆ＝ 261 MPaとする。
供用状態Ｅにおける許容圧縮応力ｆｃは，Ｆ＝ 261 MPa に対して次のように得られる。
限界細長比：Λ＝π2・Ｅ
π2 ×＝0 . 6× 261
0 .6・Ｆ＝NT2 補③ Ⅴ-3-別添 6-2 R0

ここで，Ｅ：縦弾性係数＝MPa （℃における値）ゆえに，λ＜Λなのでｆｃは，
ｆｃ＝1.5× 1−0.4 ・ λ2・

Λ＝1.5× 1−0.4λ2
ここで，ν＝1.5＋ ・Λ
3＝1.5＋Ｆν
×261＝245 MPa
1.54875

22×
3＝1.54875

5.1.5 座屈に対する評価
供用状態Ｅにおける座屈に対する評価を表5−1に示す。
表5−1より，各許容応力状態における圧縮応力は，許容圧縮応力を超えないため，座屈は発生しない。

8

表4−1 一次一般膜応力強さの評価のまとめ（単位：MPa）
供用状態ＥNT2 補③ Ⅴ-3-別添 6-2 R0

評価面
P01
P02
P01
P02
P03
P04
P03
P04
P05
P06
P05
P06
P07
P08
P07
P08
P09P10P09P10P11P12P11P12P13P14P13P14P15P16P15P16P17P18P17P18応力強さ

許容値

48300＊48300＊4333443334823348233410933410933410433410433494300＊94300＊10733410733469300＊69300＊

58209＊58209＊

注記 ＊：継手効率を乗じた値を示す。

9表4−2 一次一般膜＋一次曲げ応力強さの評価のまとめ（単位：MPa）
供用状態ＥNT2 補③ Ⅴ-3-別添 6-2 R0

評価面
P01
P02
P01
P02
P03
P04
P03
P04
P05
P06
P05
P06
P07
P08
P07P08P09
P10P09P10P11P12P11P12P13P14P13P14P15P16P15P16P17P18P17P18

応力
強さ

許容値

48450＊

48450＊

43501

435018250182501109501

10950110450110450194450＊94450＊107501107501

69450＊

69450＊

58313＊

58313＊

注記 ＊：継手効率を乗じた値を示す。

10表5−1 座屈に対する評価（単位：MPa）
圧縮応力

許容圧縮応力

供用状態Ｅ

6245

NT2 補③ Ⅴ-3-別添 6-2 R0E状態

11