工事説明書
設定のしかたキャビネットラック型業務用放送設備
R シリーズ

業務用放送設備 R シリーズの機能を活用するためには、それぞれの目的に合わせた設定作業が必要です。
本放送設備を設置する前にこの工事説明書をよくお読みになり、納入するシステムをお客様と再確認した上で、P. 46 の「設定内容記録表」を作成した後に作業を実施してください。

R41-3630RD 型

目次

安全上のご注意 …………………………………………………………………………………………………… 4
ニカド電池のリサイクルについて ……………………………………………………………… 6
ニカド電池の交換について…………………………………………………………………………… 6

組み立てかたキャビネットラックの組み立てかた ………………………………………………………………… 7
各パネルユニットの組み込みかた …………………………………………………………………… 7
アンカーボルトの埋め込み ………………………………………………………………………………… 7

接続図 ……………………………………………………………………………………………………………………… 8
主要内部機器間の接続のしかた
プリアンプパネル PP-025C の接続………………………………………………………………… 9

パワーアンプパネルの接続 ……………………………………………………………………………… 10
非常電源パネル DS-029 の接続……………………………………………………………………… 12

非常電源パネル DS-029 に蓄電池を収納するとき……………………………………… 14

ジャンクションパネル JP-034 の接続
後面端子台について …………………………………………………………………………………………… 15
AC コンセントの接続………………………………………………………………………………………… 16

パワーアンプパネル消費電力一覧表…………………………………………………………………… 16

スピーカーセレクターパネル SS-014/015、増設用ジャンクションパネル JP-024 との接続…… 17直流電源パネル AD-011 の接続
非常電源パネル DS-029 がないときの接続 …………………………………………………………… 18
非常電源パネル DS-029 が組み込まれているときの接続……………………………………… 19

モニターパネル MP-011 の設定と接続設定のしかた ……………………………………………………………………………………………………… 20
接続のしかた ……………………………………………………………………………………………………… 22

外線および外部機器の接続
AC100 V 電源の接続 ………………………………………………………………………………………… 23
サーキットブレーカーの取り付けかた………………………………………………………… 23

スピーカーの接続
スピーカーと音量調節器の接続 …………………………………………………………………………… 24

業務用リモートマイク RM-1100 ／予備制御の接続
配線距離と使用電線 …………………………………………………………………………………………… 25
ジャンクションパネル JP-034 の端子説明…………………………………………………………… 25

スピーカー回線の接続 ………………………………………………………………………………………… 26

2

タイマー機器の接続………………………………………………………………………………………… 27

非常断 24 V の接続
業務用放送設備に停電補償機能がないとき………………………………………………………… 28

業務用放送設備に停電補償機能があるとき………………………………………………………… 29

電源分配パネル PD-022 との接続 …………………………………………………………………… 30システムの設定について
設定内容
一斉放送時の通常モード／緊急モードの設定……………………………………………………… 31

プリアンプパネル PP-025C 制御の連動モード／非連動モードの設定…………………… 31

スピーカーセレクターパネル SS-014/015 と業務用リモートマイク RM-1100 ／予備制御間の優先レベルの設定……………………… 31

優先放送時のプリアンプの入力信号カットの設定 ………………………………………………… 31
グループ放送の設定 …………………………………………………………………………………………… 32

設定のしかたJP-034/024 の内部の開けかた ………………………………………………………………………… 33
一斉放送時の通常モード／緊急モードの設定
タイマー起動時………………………………………………………………………………………………… 35

スピーカーセレクターパネル SS-014/015 起動時………………………………………………… 35

業務用リモートマイク RM-1100 ／予備制御起動時……………………………………………… 35

卓上型リモートマイク RM-200F 起動時……………………………………………………………… 35

プリアンプ制御の連動モード／非連動モードの設定………………………………… 36

本体と業務用リモートマイク RM-1100 ／予備制御間の優先レベルの設定 ………… 36
優先放送時のプリアンプの入力信号カットの設定 ……………………………………… 37
グループ放送の設定………………………………………………………………………………………… 37

ダイオードマトリクスボードキット DB-014 の組み立てかた …………………… 38
DB-014 の組み込みかた
SS-014 への組み込み（本体のグループ放送設定） ……………………………………………………… 40
JP-034 への組み込み（業務用リモートマイク RM-1100 ／予備制御機器のグループ放送設定）…… 43

設定内容記録表 ………………………………………………………………………………………………… 46

3安全上のご注意
ご使用の前に、この欄を必ずお読みになり正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
● お読みになったあとは、いつでも見られる所に必ず保存してください。
●●

表示についてここでは、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

図記号について行為を禁止する記号行為を強制する記号

分解禁止

強

禁

止

警告

制

アース線を
接続せよ

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

水にぬらさない
本機に水が入ったりしないよう、また、ぬらさないようにご注意ください。
火災・感電の原因となります。

禁

止

禁

止

禁

止

指定外の電源電圧で使用しない表示された電源電圧を超えた電圧で使用しないでください。
火災・感電の原因となります。

電源コードを傷つけない
電源コードを傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたりしないでください。
また、コードの上に重いものをのせないでください。
火災・感電の原因となります。

安全アースを接続する（DA シリーズ デジタルパワーアンプのみ）
次のことを守ってアース接続してください。
守らないと、感電の原因となります。
● 安全アース接続線は、アンプに付属のものを使用する。
● アース線は、専用のアース端子に接続する。
● ガス管、水道管、電話線のアース、機器の機能アースには接続しない。
● アース接続は、電源プラグを差し込む前に行う。
また、アース接続を外す場合は、電源プラグを抜いて行う。

アース線を
接続せよ

万一、異常が起きたら次の場合、電源スイッチを切り、電源ブレーカーを遮断して販売店にご連絡ください。
そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
● 煙が出ている、変なにおいがするとき● 内部に水や異物が入ったとき● 落としたり、ケースを破損したとき● 電源コードが傷んだとき（心線の露出、断線など）● 音が出ないとき

4

強

制

警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

内部を開けない、改造しない
内部には電圧の高い部分があり、ケースを開けたり、改造したりすると、火災・感電の原因となります。
内部の点検・調整・修理は販売店にご依頼ください。

分解禁止

液体の入った容器や小さな金属物を上に置かないこぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となります。
禁

止

禁

止

内部に異物を入れない
本機の通風口などから内部に金属類や燃えやすいものなど、異物を差し込んだり、落とし込んだりしないでください。
火災・感電の原因となります。

注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容
および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

ぬれた手で電源プラグをさわらない
ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
感電の原因となることがあります。

禁

止

禁

止

禁

止

強

制

通風口をふさがない
通風口をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。

湿気やほこりの多い場所などに置かない
湿気やほこりの多い場所、直射日光のあたる場所や熱器具の近く、油煙や湯気のあたるような場所に置かないでください。
火災・感電の原因となることがあります。

ニカド電池の取り扱いに注意する
次のことを必ずお守りください。
守らないと、電池の液もれ・破裂により、火災・けがの原因となることがあります。
● ショート・分解・加熱をしたり、火の中に入れたりしない。
● 電池に直接はんだ付けしない。
● 指定した電池を使用する。
●（＋）と（ー）に注意し、表示どおり正しく入れる。
● 直射日光・高温・高湿の場所を避けて保管する。

5

ニカド電池のリサイクルについて
ニカド電池のリサイクルにご協力ください
本機にはニカド電池を使用しています。
ニカド電池はリサイクルが可能な、貴重な資源です。
ニカド電池の交換および使用済み製品の廃棄に際しては、ニカド電池を取り出し、リサイクルへご協力ください。
使用済みのニカド電池は、捨てないで、お買い上げ店または当社営業所へ返却してください。

ニカド電池の交換について
非常電源パネル DS-029

注意

コネクター
ニカド電池

●

ニカド電池を、ショート・分解・加熱・火の中に入れるなどしないでください。

●

取り出したニカド電池は、ショート防止のために、端子に絶縁テープを貼るなどの対策を行ってください。

●

乾電池など、ニカド電池以外の電池を混入しないでください。

●

ニカド電池を交換するときは、下表に指定したものをご使用ください。
ニカド電池
NDC-2435
NDC-2460

6

蓄電池容量
3.5 Ah6 Ah

前面パネル

前面パネル取付ねじ

1 蓄電池のコネクターを取り外す。
2 蓄電池収納スペースから蓄電池を取り外す。

組み立てかた■ キャビネットラックの組み立てかた
キャビネットラックに付属の工事説明書に従って組み立ててください。

■ 各パネルユニットの組み込みかた
ご注意
キャビネットラックへの組み込みは、設定などの作業を事前に行った上で実施してください。
以下のパネルには、別売品の組み込みや放送状態の設定などが必要なときがあります。
・ジャンクションパネル
JP-034・プリアンプパネル
PP-025C・増設用ジャンクションパネル
JP-024・スピーカーセレクターパネル SS-014
・リモートマイクインターフェースパネル RF-012● 各パネルの別売品の組み込みや放送状態の設定などについては、P. 33「設定のしかた」をお読みください。
ただし、プリアンプパネル PP-025C およびリモートマイクインターフェースパネル RF-012 については、付属の取扱説明書をお読みください。
●
●

前面
天井

● キャビネットラックへの各パネルの取り付け作業
右図のように、ラック前面を上向きに置いて行うのが容易で安全です。
● ジャンクションパネルの取り付け
ジャンクションパネル JP-034 は、スペースに余裕があるときキャビネットの最下段にパーフォレイテッドパネル PF-023B を取り付け、その上段に取り付けてください。外線との接続が容易に行えます。
増設用ジャンクションパネル JP-024 が必要なときは、JP-034 の下段に取り付けてください。

● パワーアンプパネルおよび非常電源パネルの取り付け
放熱のため、上下にパーフォレイテッドパネル PF-013B を取り付けてください。
また、アンプを積み重ねて取り付ける場合は、PA-620/1220 で 2 台まで、DA-1220D/2410/4820 で 5 台までにしてください。指定台数を超えて積み重ねる場合は、パーフォレイテッドパネル PF-013B を間にして取り付
けてください。ただし、PA-2430/3630 は、発熱量が大きいため、積み重ねて取り付けないでください。
※ アンプに付属のガイドレール（YA-706）の取り付けかたは、キャビネットラックに付属の工事説明書をお読みください。
● モニターパネルの取り付け
パワーアンプパネルの真上または真下には取り付けないでください。
● プリアンプパネルおよびスピーカーセレクターパネルの取り付け
操作しやすい位置に取り付けてください。

■ アンカーボルトの埋め込み
220

600以上

435

キャビネットラック CR-413/273 は、地震などによる転倒防止のため、アンカーボルト 4 本を使って床面に固定してください。
キャビネットラックを固定する場合は、右図を参考に埋め込みボルトを設けてください。
ラックの後面および側面は保守点検を容易にするため、後面は壁から 600 mm 以上、側面は 500 mm 以上離して設置してください。

CR-273
CR-413

埋め込みボルトは
M10〜M12を使用
してください。

440
500以上

566

単位：mm

7

接続図
ブロワーユニット
BU-412

パワーアンプパネル
PA-1220

モニターパネル
MP-011

1DC
非常 トーク
起動 SW GND 24V C H

スピーカライン

2
C

3
H

C

4
H

C

5
H

C

6
H

C

7
H

C

8
H

C

9
H

C

10
H

C

H

50V 70V 100V

プリアンプパネルPP-025C

アンテナ
AM
FM

プリアンプ
コネクタ

H

E

E

ラジオ入／切
H
出 力
ライン
2

録音

D

入力 3

C

0dBV／600Ω
不平衡
平衡スピーカーセレクターパネル
SS-014

入力 2

B

1-10dBV -22dBV -2／-22dBV
5 kΩ不平衡50 kΩ不平衡

A

B

-2dBV
20 kΩ 不平衡

-2dBV -2／-62dBV
600Ω 平衡

B

＃2

＃3

A

-2dBV -2／-62dBV
600Ω 平衡JP-024
グループ制御コネクタ＃1

JP-034制御コネクタ＃4

増設用スピーカー
セレクターパネルSS-015

非常電源パネル
DS-029

入力 1

A

JP-024制御コネクタ

非常電話用

点検

非常放送用

選択 制御 起動 BAT（＋）（＋）点検

1

出力（＋）
2
3
4

AC100V 50/60Hz 30VA MAX（ー）（ー） BAT
制御 起動 異常ジャンクションパネル
JP-034AC100V
連動
合計1000VA

AC100V
連動
合計1000VA

1

2
3
4
出力（ー）

スピーカ入力24V
チャイム DS
PA1 PA2 OUT 入力 IN OUT

H1

H2

C1

C2

JP-024 #1
制御コネクタJP-024 #2
制御コネクタJP-024 #3
制御コネクタJP-024 #4
制御コネクタRF-011
制御コネクタJP-029制御コネクタSS-014制御コネクタSS-015制御コネクタJP-024増設コネクタ（1〜5）（6〜10）
AC100V
非連動
合計1000VA

増設用ジャンクションパネル
JP-024PP-025制御コネクタ 電源コネクタ

MP-011
電源コネクタJP-034制御コネクタC1 C2 H1 H2

JP-029制御コネクタSS-014制御コネクタSS-015制御コネクタRF-011
制御コネクタ
JP 増設コネクタ※ 各パネルの後面には GND 端子を設けています。圧着端子を使って接続するときは、JIS C2805 の呼び
1.25-4 のものを使用してください。

8

主要内部機器間の接続のしかた■ プリアンプパネル PP-025C の接続●

プリアンプパネルには、ラジオチューナーユニットを組み込むことができます。
組み込みかたなど詳しくは、プリアンプパネルに付属の取扱説明書をお読みください。

●

入力 1-A の入力ジャックは、前面パネルと後面パネルのいずれにも設けられています。両方に接続した場合は前面パネル側の放送になります。

●

入力 1 は入力 2、3 より、また入力 2 は入力 3 より優先されて出力されます。
BGM 演奏機器は入力 3 に接続し、マイク、チャイムなどは優先度に応じ入力 1 または 2 に接続します。
減衰量は前面パネル内のミュートボリュームで調節してください。
優先制御は制御コネクターからの外部制御または入力信号のレベルにより制御されます。入力信号のレベルによる場合、入力信号の音量が小さいと有効に優先制御が働かないことがあります。この場合はジャンクションパネル JP-034 からの外部制御を使用してください。
外部制御による方法は、P. 33「設定のしかた」をお読みください。

●

ライン出力 2 は入力 3 専用の出力端子で、BGM 系統とマイク系統を分離し、多元放送を行うときに使用します。

PA-1220（後面）

PP-025C（後面）
プリアンプ
コネクタ

アンテナ
AM
FM
H

E

E

ラジオ入／切
H
出 力
ライン
2

録音

D

C

0dBV／600Ω
不平衡
平衡

入力 3

入力 2

B

1

-10dBV -22dBV -2／-22dBV
5 kΩ不平衡50 kΩ不平衡

A

B

-2dBV
20 kΩ 不平衡

入力 1A

-2dBV -2／-62dBV
600Ω 平衡B

A-2dBV -2／-62dBV
600Ω 平衡

ホーンプラグ付きコード（PP-025Cに付属）
JP-034（後面）
スピーカ入力24V
チャイム DS
PA1 PA2 OUT 入力 IN OUT

AC100V
連動
合計1000VA

AC100V
連動
合計1000VA

H1

H2

C1

C2

JP-024 #1
制御コネクタJP-024 #2
制御コネクタJP-024 #3
制御コネクタJP-024 #4
制御コネクタRF-011
制御コネクタJP-029制御コネクタSS-014制御コネクタSS-015制御コネクタJP-024増設コネクタ（1〜5）（6〜10）
AC100V
非連動
合計1000VA

PP-025制御コネクタ 電源コネクタ

5P

MP-011
電源コネクタ4P

PP−JP間制御／電源コード（PP-025Cに付属）

9

■ パワーアンプパネルの接続●

スピーカー出力には、70 系または 100 系のいずれかの端子を使用してください。

●

PA シリーズのパワーアンプパネルは、同一品番で 3 台まで並列運転ができます。
並列運転の接続は、同じ出力ライン電圧を使用してください。
並列運転ができる組み合わせは下表のとおりです。
ご注意
下表の組み合わせ以外での並列運転は絶対にしないでください。パワーアンプの故障の原因となります。
定格出力
品番、台数

定格出力
品番、台数

120 W

180 W

180 W

PA-620×2 台

PA-620×3 台

480 W

600 W

240 W

360 W

360 W

PA-620×1 台 PA-1220×2 台 PA-1220×3 台 PA-1220×1 台
PA-1220×1 台
PA-2430×1 台
720 W

720 W

1080 W

PA-2430×2 台 PA-2430×1 台 PA-2430×3 台 PA-3630×2 台 PA-3630×3 台
PA-3630×1 台●

DA シリーズのデジタルパワーアンプパネルは、並列運転ができません。

●

ラック型放送設備の場合は、4 Ω出力端子を使用しないでください。

●

ジャンクションパネル JP-034 のスピーカー入力端子の H1 ・ C1 はジャンクションパネル前面端子台のス
ピーカー回線 1 〜 5 に、H2 ・ C2 はスピーカー回線 6 〜 10 に対応しています。
※ 工場出荷時は、H1-H2 間、C1-C2 間はジャンパー線で短絡されています。
※ 並列運転をせずに、H1 ・ C1 と H2 ・ C2 を分離して使用するときはジャンパー線を外してください。

●

各パワーアンプの消費電力については、P. 16 の「パワーアンプパネル消費電力一覧表」をお読みください。

［標準接続例］

プリアンプパネルPP-025Cのライン出力1よりPA-1220（後面）

ホーンプラグ付きコード（PP-025Cに付属）

非常電源パネルDS-029の
出力端子よりスピーカーコード（青／白、PA-1220 に付属）
JP-034（後面）
AC100V
連動
合計1000VA

電源コード（PA-1220に付属）

AC100V
連動
合計1000VA

スピーカ入力24V
チャイム DS
PA1 PA2 OUT 入力 IN OUT

H1

H2

C1

C2

JP-024 #1
制御コネクタJP-024 #2
制御コネクタJP-024 #3
制御コネクタJP-024 #4
制御コネクタRF-011
制御コネクタJP-029制御コネクタSS-014制御コネクタSS-015制御コネクタJP-024増設コネクタ（1〜5）（6〜10）
AC100V
非連動
合計1000VA

PP-025制御コネクタ 電源コネクタ

MP-011
電源コネクタ※ パワーアンプパネルの電源プラグは、JP-034の連動コンセントに差し込んでください。
※ スピーカーコードは、必要な長さに切断して使用してください。

10

［並列運転時の接続例］
PA-1220（後面）

着脱式ターミナルプラグ付きコード（PA-1220に付属）
PA-1220（後面）

電源コード（PA-1220に付属）
JP-034（後面）
スピーカ入力24V
チャイム DS
PA1 PA2 OUT 入力 IN OUT

AC100V
連動
合計1000VA

AC100V
連動
合計1000VA

H1

H2

C1

C2

JP-024 #1
制御コネクタJP-024 #2
制御コネクタJP-024 #3
制御コネクタJP-024 #4
制御コネクタRF-011
制御コネクタJP-029制御コネクタSS-014制御コネクタSS-015制御コネクタJP-024増設コネクタ（1〜5）（6〜10）
AC100V
非連動
合計1000VA

PP-025制御コネクタ 電源コネクタ

スピーカーコード（青／白、PA-1220に付属）

MP-011
電源コネクタプリアンプパネル PP-025Cのライン出力1より※ パワーアンプパネルの電源プラグは、JP-034 の連動コンセントに差し込んでください。
※ スピーカーコードは必要な長さに切断して使用してください。

警告

DA シリーズのデジタルパワーアンプは、次のことを守ってアース接続してください。
守らないと、感電の原因となります。
● 安全アース接続線は、アンプに付属のものを使用する。
● アース線は、専用のアース端子に接続する。
● ガス管、水道管、電話線のアース、機器の機能アースには接続しない。
● アース接続は、電源プラグを差し込む前に行う。
また、アース接続を外す場合は、電源プラグを抜いて行う。

11

■ 非常電源パネル DS-029 の接続内蔵するニカド電池は別売です。使用するパワーアンプパネルの出力（W）と台数から、蓄電池の容量と台数を選択し、DS-029 に組み込んで接続してください。
蓄電池の容量と台数の選択のしかたは、下表を参考にしてください。
［選択表 1 ： PA シリーズ パワーアンプパネル組み込み時］
総出力

パワーアンプパネル

60 W
120 W
240 W
360 W
480 W
720 W
1080 W
1440 W
1800 W

PA-620PA-1220
PA-2430
PA-3630
PA-2430 × 2 台
PA-3630 × 2 台
PA-3630 × 3 台
PA-3630 × 4 台
PA-3630 × 5 台

DS-029
台数
1
1
1
1
1
1
2
2
3

NDC-2435
台数
1
1
1
−
2
1
2
3
4

NDC-2460
台数
−
−
−
1
−
1
1
1
1

［選択表 2 ： DA シリーズ デジタルパワーアンプパネル組み込み時］
総出力

パワーアンプパネル

240 W
240 W
480 W
960 W
1440 W
1920 W
2400 W

DA-1210D
DA-2410DA-4820
DA-4820 × 2 台
DA-4820 × 3 台
DA-4820 × 4 台
DA-4820 × 5 台

DS-029
台数
1
1
1
1
2
2
3

NDC-2435
台数
1
1
−
1
2
3
4

NDC-2460
台数
−
−
1
1
1
1
1

選択表 1 および 2 の組み合わせによる設置のときは、停電後、約 10 分間の放送（本体マイク放送、リモコンからのマイク放送など）をすることができます。ただし、AC100 V で動作している BGM プレーヤーなどは停電と同時に動作を停止するので BGM 放送なども停止します。
●

非常電源パネルとパワーアンプパネルの DC 電源は、下図のように接続してください。
接続線は、DS-029 に付属のコード（赤／黒）を必要な長さに切断して使用してください。
端子台の選択端子、BAT 点検／異常端子、および点検コネクター（非常電話用／非常放送用）は使用しません。
PA-620/1220 後面端子台

PA-2430 後面端子台
DC24V入力

スピーカー出力70系100系
COM 21Ω 42Ω

PA-3630 後面端子台
DC24V入力

スピーカー出力70系100系
COM 14Ω 28Ω

COM 4Ω 83Ω 165Ω
70系 100系
DC24V入力

スピーカー出力DS-029 後面端子台

DS-029 後面端子台

DS-029 後面端子台出力（＋）
選択 制御 起動 BAT（＋）（＋）点検 1
2
3
4

出力（＋）
選択 制御 起動 BAT（＋）（＋）点検 1
2
3
4

出力（＋）
選択 制御 起動 BAT（＋）（＋）点検 12
34（ー）（ー）BAT 1234
制御 起動 異常出力（ー）（ー）（ー）BAT 1234
制御 起動 異常出力（ー）（ー）（ー）BAT 1234
制御 起動 異常出力（ー）［PA-620/1220、DA-1210D/2410のとき］
1台のDS-029に対して、4台のパワー
アンプパネルが接続できます。

12［PA-2430のとき］［PA-3630、DA-4820のとき］

1台のDS-029に対して、2台のパワー
アンプパネルが接続できます。
出力1、2（3、4）を並列に接続してください。

1台のDS-029に対して、1台のパワーアンプ
パネルが接続できます。出力1、2を並列にしてPA-3630の一方のDC24 V入力端子に、同じく出力3、4を並列にしてもう一方の
DC入力端子に接続してください。

［接続例］
PA-1220（後面）

電源コード（PA-1220に付属）

コード（赤／黒、DS-029に付属）

DS-029（後面）
非常電話用

点検

非常放送用

選択 制御 起動 BAT（＋）（＋）点検

1

出力（＋）
2
3
4

AC100V 50/60Hz 30VA MAX（ー）（ー） BAT
制御 起動 異常

1

2
3
4
出力（ー）

コード（赤／黒、DS-029に付属）

JP-034（後面）
AC100V
連動
合計1000VA

AC100V
連動
合計1000VA

24V
スピーカ入力チャイム DS
PA1 PA2 OUT 入力 IN OUT

H1

H2

C1

C2

JP-024 #1
制御コネクタJP-024 #2
制御コネクタJP-024 #3
制御コネクタJP-024 #4
制御コネクタRF-011
制御コネクタJP-029制御コネクタSS-014制御コネクタSS-015制御コネクタJP-024増設コネクタ（1〜5）（6〜10）

電源コード（DS-029に付属）

AC100V
非連動
合計1000VA

PP-025制御コネクタ 電源コネクタ

MP-011
電源コネクタ

非常電源パネル DS-029 の電源プラグは、内蔵蓄電池の充電のため必ず常時 AC100 V を供給できるように、
ジャンクションパネル JP-034 の「非連動」のコンセントに差し込んでください。
● ジャンクションパネル JP-034 への停電時の DC24 V の供給線は、次のように接続してください。
・ DS-029 の制御端子（＋、ー）と、JP-034 の DS 入力端子（＋、ー）を接続します。
・ DS-029 の制御端子と起動端子の＋と＋、ーとーを短絡します。
● DS-029 を複数台設置するときは、JP-034 の DS 入力端子には 1 台の DS-029 だけ接続し、残りの DS-029と接続する必要はありません。
● 接続線は、DS-029 に付属のコード（赤／黒）を必要な長さに切断して使用してください。
●

13

■ 非常電源パネル DS-029 に蓄電池を収納するとき

1 前面パネルの取付ねじおよびワッシャを外して、パネルを取り外す。（下図印）

DS-029（前面）
1 充電中 21 非常電源 2点検

2 蓄電池を収納し、コネクターを接続する。

コネクター

蓄電池切替

蓄電池電圧

1
蓄電池

3500mAh 無 6000mAh

2
1

蓄電池 1

蓄電池 2

非常電源 25A

fuse

2

制御 5A

fuse

FUSE

DS-029（前面パネル内部）

3 蓄電池切換スイッチで、蓄電池の設定をする。
NDC-2435 を接続するとき →「3500 mAh」に設定
NDC-2460 を接続するとき →「6000 mAh」に設定● 蓄電池を使用しないとき→「無」に設定●●

蓄電池切換スイッチ

蓄電池切替
蓄電池切替

蓄電池電圧

1
蓄電池

3500mAh 無 6000mAh

3500mAh 無 6000mAh

2
1

fuse

非常電源 25A

2

制御 5A

fuse

FUSE

4 前面パネルを元どおりに取り付ける。
※ 蓄電池 1 の DC 出力は後面の出力端子 1、2 に、蓄電池 2 は出力端子 3、4 にそれぞれ出力されます。

14

■ ジャンクションパネル JP-034 の接続● 後面端子台について［スピーカー入力端子］●

パワーアンプパネル後面のスピーカー出力端子を接続します。
入力端子 H1 ・ C1 は JP-034 前面端子台のスピーカー回線 1 〜 5 に、H2 ・ C2 はスピーカー回線 6 〜 10 に対応しています。工場出荷時は、H1-H2 間、C1-C2 間はジャンパー線で短絡されています。

●

パワーアンプパネルを並列運転せずに H1 ・ C1 と H2 ・ C2 を分離して使用するときはジャンパー線を外してください。

［チャイム OUT 端子］●

プリアンプパネル PP-025C の内蔵チャイムユニットを使用しないでメロディクスなどのチャイムを使用するときに使用します。この場合、内蔵チャイムの音量は「0」にしてください。

●

リモートマイクロホン RM-1100/200F ＊が放送中のとき、チャイムスイッチを押すと、この端子に信号が出力されます。（＊ RM-200F は外部チャイムを使用するときのみです。）［DS 入力端子］●

停電時に、DC24 V を JP-034 に供給するための端子です。
非常電源パネル DS-029 を組み込んだとき、DS-029 の制御端子（＋、ー）と接続します。

［24 V IN/OUT 端子］●

JP-034 内蔵の DC24 V 電源容量は最大 1.5 A です。他の接続機器（主に PP-025C、MP-011）、局数、接続するリモートマイクロホンの台数（RM-1100 と RM-200F）によって電源容量が不足するときは、直流電源
パネル AD-011 を 24 V IN 端子に接続します。

●

工場出荷時は、IN、OUT 端子間にジャンパー線を接続しています。直流電源パネルを使用するときはジャンパー線を外してください。

MP-011

24 V IN
24 V OUT

制御ヒューズ
3A

JP-034内蔵電源

業務リモコン
ヒューズ1.6 A
JP-034
内部回路

RM-1100
最大5台

PP-025C

RF-012

RM-200F
最大4台

JP-024最大4台
SS-014※ JP-024、SS-014、RF-012は、それぞれのコネクター内に電源供給線が含まれています。

15

● AC コンセントの接続
キャビネットラックに収納されている各機器の AC 電源は、ジャンクションパネル JP-034 から供給されます。
「非連動」コンセントには、常時 AC100 V が供給されます。
パワーアンプ以外の AC100 V で動作する機器類（非常電源パネル、タイマー、メロディクス、BGM プレー
ヤーなど）は、このコンセントに接続してください。
「連動」コンセントには、プリアンプの電源スイッチが「入」のとき、またはいずれかの機器でスピーカー回
線選択が行われたときに AC100 V が供給されます。
パワーアンプパネルは、「連動」コンセントに接続してください。
「連動」と「非連動」コンセントが不足するときは、別途、電源分配パネル PD-022 を組み込んでください。
各コンセントに接続するときは、最大許容電力を厳守してください。JP-034 後面のコンセントは 4 個ごとのブロックで最大 1000 VA の制限がありますのでご注意ください。

● パワーアンプパネル消費電力一覧表［PA シリーズ パワーアンプパネル］
定格出力時の消費電力

品 番

電気用品安全法（省令第 1 項）
による消費電力

PA-62061 W（101 VA）

165 W （210 VA） 121 W （5.05 A）

PA-1220

106 W（160 VA）

296 W （380 VA） 221 W （9.20 A）

PA-2430

209 W（320 VA）

576 W （730 VA） 435 W （18.1 A）

PA-3630

298 W（460 VA）

837 W（1000 VA） 634 W （26.4 A）

AC 動作

DC 動作

［DA シリーズ デジタルパワーアンプパネル］

16定格出力時の消費電力

品 番

電気用品安全法（省令第 2 項）
による消費電力

AC 動作

DC 動作

DA-1210D

65 W（130 VA）

325 W （500 VA）

360 W（15 A）

DA-241065 W（130 VA）

325 W （500 VA）

360 W（15 A）

DA-4820125 W（250 VA）

650 W（1000 VA）

720 W（30 A）

● スピーカーセレクターパネル SS-014/015、増設用ジャンクションパネル JP-024 との接続
［30 局システムの接続例］

SS-014（後面）
JP-024
グループ制御コネクタ
＃1

＃2

＃3

JP-034制御コネクタ＃4

ケーブル（SS-014に付属）

SS-015（後面）
JP-024制御コネクタSS-015（後面）

JP-034（後面）

AC100V
連動
合計1000VA

スピーカ入力24V
チャイム DS
PA1 PA2 OUT 入力 IN OUT

H1

H2

C1

C2

JP-024 #1
制御コネクタJP-024 #2
制御コネクタJP-024 #3
制御コネクタJP-024 #4
制御コネクタRF-011
制御コネクタJP-029制御コネクタSS-014制御コネクタSS-015制御コネクタJP-024増設コネクタ（1〜5）（6〜10）
PP-025制御コネクタ 電源コネクタ

MP-011
電源コネクタスピーカーコード（青／白、PA-1220に付属）
JP-024（後面）
JP-034制御コネクタ

C1 C2

H1 H2

JP-029制御コネクタSS-014制御コネクタケーブル（JP-024に付属）

AC100V
非連動
合計1000VA

ケーブル（SS-015に付属）

AC100V
連動
合計1000VA

ケーブル（SS-015に付属）

JP-024制御コネクタSS-015制御コネクタRF-011
制御コネクタケーブル（JP-024に付属）JP 増設コネクタ

JP-024（後面）
JP-034制御コネクタ

C1 C2

H1 H2

JP-029制御コネクタSS-014制御コネクタSS-015制御コネクタRF-011
制御コネクタ
JP 増設コネクタ

17■ 直流電源パネル AD-011 の接続
ジャンクションパネル JP-034 の内蔵電源容量は、最大出力電流 1.5 A です。
接続する各パネルとリモートマイクなどの台数により、それらの消費電流の合計が 1.5 A を超えるときは直流電源パネル AD-011 が必要です。
下表を参考に、設置するシステムの消費電流の合計が 1.5 A を超えるときは、直流電源パネルを接続してください。
［各接続機器の消費電流一覧表（DC24 V 動作時）
］
品名／品番

台数

電流／ 1 台ジャンクションパネル

JP-0341

0.3 A

増設用ジャンクションパネル

JP-024最大 40.22 A

スピーカーセレクターパネル

SS-0141

0.01 AプリアンプパネルPP-025C

1

0.25 AプリアンプパネルPP-025C

1

0.07 A

業務用リモートマイク

RM-1100

最大 5

0.13 A

卓上型リモートマイク

RM-200F

最大 4

0.24 A

リモートマイクインターフェースパネル RF-012

1

0.2 A

モニターパネル

1

0.4 A

MP-011

備考
内部回路の消費電流

ラジオチューナユニットDT-230 組み込み時

RF-012 を介して電源供給されます。

※ 直流電源パネル AD-011 の最大電流容量は 2.5 A です。

● 非常電源パネル DS-029 がないときの接続・ JP-034 後面端子台の 24 V IN/OUT 間のジャンパー線（＋側とー側の 2 本）を取り外して接続してください。
・ AD-011 の電源プラグは、JP-034 の「非連動」コンセントに接続してください。

AD-011（後面）
DC24V出力 DC24V入力

AC100V 50/60Hz

電源コード（AD-011に付属）

コード（赤／黒、AD-011に付属）

JP-034（後面）
AC100V
連動
合計1000VA

AC100V
連動
合計1000VA

スピーカ入力24V
チャイム DS
PA1 PA2 OUT 入力 IN OUT

H1

H2

C1

C2

18

PP-025制御コネクタ 電源コネクタ

JP-024 #2
制御コネクタJP-024 #3
制御コネクタJP-024 #4
制御コネクタRF-011
制御コネクタJP-029制御コネクタSS-014制御コネクタSS-015制御コネクタJP-024増設コネクタ（1〜5）（6〜10）
AC100V
非連動
合計1000VA

JP-024 #1
制御コネクタ

MP-011
電源コネクタ● 非常電源パネル DS-029 が組み込まれているときの接続・ JP-034 後面端子台の 24 V IN/OUT 間のジャンパー線（＋側とー側の 2 本）を取り外して接続してください。
・ DS-029 を複数台設置するときは、任意の 1 台のみを下図のように接続してください。
・ AD-011 および DS-029 の電源プラグは、JP-034 の「非連動」コンセントに接続してください。
・接続線は、DS-029 に付属のコード（赤／黒）を必要な長さに切断して使用してください。

AD-011（後面）
DC24V出力 DC24V入力

AC100V 50/60Hz

コード（赤／黒、DS-029に付属）

DS-029（後面）
非常電話用

点検

非常放送用

選択 制御 起動 BAT（＋）（＋）点検

1

出力（＋）
2
3
4

AC100V 50/60Hz 30VA MAX（ー）（ー） BAT
制御 起動 異常

電源コード（DS-029に付属）

電源コード（AD-011に付属）

コード（赤／黒、AD-011に付属）

1

2
3
4
出力（ー）

コード（赤／黒、DS-029に付属）

JP-034（後面）
AC100V
連動
合計1000VA

AC100V
連動
合計1000VA

24V
スピーカ入力チャイム DS
PA1 PA2 OUT 入力 IN OUT

H1

H2

C1

C2

JP-024 #1
制御コネクタJP-024 #2
制御コネクタJP-024 #3
制御コネクタJP-024 #4
制御コネクタRF-011
制御コネクタJP-029制御コネクタSS-014制御コネクタSS-015制御コネクタJP-024増設コネクタ（1〜5）（6〜10）
AC100V
非連動
合計1000VA

PP-025制御コネクタ 電源コネクタ

MP-011
電源コネクタ19

■ モニターパネル MP-011 の設定と接続● 設定のしかた
モニターパネル MP-011 の 10 回路の入力は、内部のジャンパー用コネクターの取り付けの変更により、パワーアンプ出力レベルとラインレベルの切り換えが個々に可能です。（工場出荷時はすべて「パワーアンプ出力レベル」）
パワーアンプ出力モニター時の電圧は一括して 100V（100 系）、70V（70 系）、50V（50 系）に切り換えることができます。（工場出荷時は「100V」）
工場出荷時の設定でお使いの場合は、ここに記載の作業は必要ありません。
内部には電圧の高い部分があり、ケースを開けたり、改造したりすると、火災・感電の原因となります。
内部を開けての作業は、専門業者にご依頼ください。

警告

ご注意 以下の作業は MP-011 をキャビネットラックに収納する前に実施してください。

1 天板の取付ねじ 7 本を外して、天板を取り外す。
2 各モニター回線のレベルを設定する。
個々のモニター回線ごとに、プリント基板上に装着されているジャンパー用コネクターを設定したいレ
ベル側に差し換えます。
装着されているコネクターを抜くときは、コネクターロックを押しながら（ロック解除）引き抜いてください。
モニター回線のレベル

ジャンパー用コネクターの位置

パワーアンプ出力レベル

100V, 70V, 50V 側（工場出荷時）

ラインレベル

1V（ラインレベル）側※ 工場出荷時は、すべて「100V, 70V, 50V 側」に設定されています。
ジャンパー線

ジャンパー用コネクター（2P）

コネクターロックコネクター（2P）
モニター回線番号

ジャンパー用コネクター
1

2

3

4

5

6

100V, 70V, 50V 側

100V
70V
50V

1V（ラインレベル）側

1V

7

8

モニター回線レベル設定
ジャンパー用コネクター
MP-0119 10

ラインレベルに設定するにはジャンパー用コネクターを差し換える。
1

2

3

4

プリント基板5

6

100V, 70V, 50V 側

100V
70V
50V

1V（ラインレベル）側

1V

7

8

9 10

ジャンパー用コネクター※ 図はモニター回線番号の7〜10をラインレベル側に設定した例です。

20

3 パワーアンプ出力モニター時の電圧を切り換える。
ご注意
10 回路すべてのモニター回線をラインレベルに設定した場合は、電圧切り換えは必要ありません。
1 回路でもパワーアンプ出力レベルを選択した場合は、以下のとおり電圧を切り換えてください。
MP-011 の生産時期により、電圧設定方法が異なります。
電圧設定方法には［スライドスイッチでの切り換え］、または［機器内ジャンパー付きコネクターでの切り換え］の 2 種類があります。
［スライドスイッチでの切り換え］
後面パネル左側にスピーカーライン切換スイッチがある場合、スイッチの操作で切り換えを行います。
スピーカー回線の電圧に合わせて設定してください。
スピーカーライン切換スイッチ
MP-011※ 工場出荷時は、「100V」に設定されています。

［機器内ジャンパー付きコネクターでの切り換え］
後面パネル左側にスピーカーライン切換スイッチがない場合、下記の手順（1）、（2）に従って、機器内のジャンパー付きコネクターを差し換えて電圧切り換えを行います。差し換え用のジャンパー付きコネ
クターは、MP-011 に付属のものを使用してください。
※ 工場出荷時は、白のジャンパー付きコネクターが装着され 100 系に設定されています。

（1）設定電圧に応じて、ジャンパー付きコネクター（MP-011 に付属）のジャンパー線の色を選択する。
ジャンパー線の色は設定電圧によって下表のようになっています。

設定電圧ジャンパー線の色

備考

100 系

白

出荷時機器に装着

70 系

黄

50 系

赤

MP-011 に付属（2）プリント基板上の SW1 に装着されているジャンパー付きコネクターを差し換える。
装着されているコネクターを抜くときは、コネクターロックを押しながら（ロック解除）引き抜いてください。
ジャンパー付きコネクター（MP-011に付属）

ジャンパー線

MP-011

ジャンパー付き
コネクター
コネクターロック
SW1
コネクター

SW1

プリント基板

4 天板を元どおりに取り付ける。
21

● 接続のしかた
MP-011 の電源線、パワーアンプ出力モニター線、およびラインモニター線は各パネルと下図のように接続してください。
ご注意
入力回路ごとにスピーカーラインの電圧を切り換えることはできません。

※ 図はMP-011後面にスピーカーラインの切換スイッチがある場合で・パワーアンプ出力モニターのとき：モニター入力1
・ラインモニターのとき：モニター入力2にそれぞれ 接続した例です。
MP-011（後面）
スピーカライン非常 トーク
起動 SW

DC 2
1
H
C C
H
GND C 24V1

DC
GND 24V

2
3

C

HH

4
C

CH

3
5

HH

C

6

C

C

HH

7
C

8
H

C

9
H

C

10
H

C

H

50V 70V 100V

※ コード先端のプラグを切断して接続してください。
赤色
シールド線は、シャーシや他の端子に触れないよう
シールド線に絶縁処理をしてください。
白色

赤色
茶色

パワーアンプ出力モニターのときの接続ラインモニターのときの接続

PA-1220（後面）

着脱式ターミナルプラグ付きコード（PA-1220に付属）
スピーカーコード（青／白、PA-1220に付属）

JP-034（後面）
24V
スピーカ入力チャイム DS
PA1 PA2 OUT 入力 IN OUT

AC100V
連動
合計1000VA

AC100V
連動
合計1000VA

H1

H2

C1

C2

JP-024 #1
制御コネクタJP-024 #2
制御コネクタJP-024 #3
制御コネクタJP-024 #4
制御コネクタRF-011
制御コネクタJP-029制御コネクタSS-014制御コネクタSS-015制御コネクタJP-024増設コネクタ（1〜5）（6〜10）
AC100V
非連動
合計1000VA

PP-025制御コネクタ 電源コネクタ

MP-011MP-011
電源コネクタ
電源コネクタ4Pコネクター付きコード（MP-011に付属）
橙色および黄色の線は接続不要。
切断するか、束ねておく。

橙色
黄色※ MP-011 後面端子台の非常起動端子およびトーク SW 端子は使用しません。

22

外線および外部機器の接続■ AC100 V 電源の接続
サービスコンセント（AC100 V、100 VA）

JP-034（前面パネルを外した図）AC100 V低圧屋内幹線

FUSE

FUSE

業務リモコン
1.6A

制御
3A

ブレーカー

端子台

ジャンクションパネル JP-034 の左右にあるねじ（M3）4 本を外して、前面パネルを取り外します。
JP-034 右側の端子台（3P）のカバーを外して、上側端子に電源線を接続します。
接続後は、感電防止のためカバーを元どおりに取り付けてください。電源線は、放送設備の消費電力に応じた容量のものを選んでください。

■ サーキットブレーカーの取り付けかた
ジャンクションパネル JP-034 は、標準装備の 3P 端子台の代わりにサーキットブレーカー（30 A）を取り付けることができます。
用意するものサーキットブレーカー

30 A（当社部品番号 115-16-054-5） ……………… 1

1 3P 端子台に接続されている JP-034 の内部からのケーブルを外す。
2 3P 端子の左右のねじ 2 本を外して、端子台を取り外す。
3 ブレーカーに付属されているねじ（2 本）を使って、ブレーカーを取り付ける。
4 JP-034 の内部からのケーブルと、AC100 V 電源線をブレーカーに接続する。
5 接続後は感電防止ため、ブレーカーに付属のカバーを取り付ける。
AC100V 非連動
最大 100VA

AC100V 入力

AC100V 非連動
最大 100VA

330
入AC100 V低圧
屋内幹線

ブレーカー

4
23

■ スピーカーの接続
スピーカーの接続は、下図のように N、R、C の各端子と接続してください。（音量調節器を取り付けないときは、R 線が省けます。）増設用ジャンクションパネル JP-024 も同様に接続します。
1 回線あたりの容量は 200 W までです。200 W を超えるときは、2 回線以上に分けてください。
JP-034 前面端子台
1〜5 1〜5 1〜5 1〜5 6〜10 6〜10 6〜10 6〜10 GND/ RM電源
GND 一斉リモコン 放送中 チャイム
タイマー
スピーカーR スピーカーC スピーカーR スピーカーC COM 24V
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

一斉

R1

C1

2

3

5

4

IN

非常断 24V
6

DC24V
OUT
7

リモートマイク（RM）／予備制御

スピーカーN

N1

1

GND

R10

C10

8

リモート
9

10

（JP-034）

N10

スピーカー回線
No. 1※ R端子とC端子は、回線1〜5と6〜10がそれぞれ共通端子となっています。

スピーカー回線
No. 10● スピーカーと音量調節器の接続

通常（N）
緊急（R）
共通（C）

黒

音量調節器
のないとき

音量調節器を設けるとき

音量調節器付スピーカーを用いるとき赤他のスピーカーへ

白
C

C

H

H
N

R

SP

音量調節器

N

R

COM

音量調節器

※ 配線色はJEITA技術基準による。

ジャンクションパネル JP-034、増設用ジャンクションパネル JP-024 の前面端子台への外部接続のときに圧着端子を用いるときは、JIS C2805 の呼び 1.25-4 のものを使用してください。

24

■ 業務用リモートマイク RM-1100 ／予備制御の接続［接続例］
JP-034 前面端子台
1〜5

1〜5

1〜5

1〜5 6〜10 6〜10 6〜10 6〜10 GND/ RM電源
24V

スピーカーR スピーカーC スピーカーR スピーカーC COM
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

リモコン 放送中 チャイム

一斉

1

2

GND

3

一斉

GND

タイマー
4

IN

非常断 24V
5

6

DC24V
OUT
7

8

リモートマイク（RM）／予備制御

スピーカーN

リモート
9

10（JP-034）

2心シールド線

プリアンプパネルPP-025Cへ

放送中

リモコン

先着優先

COM

個別優先

＋

DC24V
電源

送

ー

受

E

一斉

C
リモコン
出力

チャイム

H

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

RM-1100 底面端子台● 配線距離と使用電線
配線距離
電源・制御線
シールド線

400 m 以下
φ 0.65 mm 以上
φ 0.26 mm 以上

800 m 以下
φ 0.9 mm 以上
φ 0.35 mm 以上

1200 m 以下
φ 1.2 mm 以上
φ 0.5 mm 以上● ジャンクションパネル JP-034 の端子説明
リモコン端子： RM-1100 に対して、放送可能であることを示す信号を送る端子です。
他の優先度の高い機器が放送中は、RM-1100 が放送不可能であることを示す信号を出
します。

放送中端子

： 他の機器が放送中に RM-1100 の他機作動中表示灯を点灯させる信号を送る端子です。

チャイム端子： RM-1100 の放送中にチャイムスイッチを押したときに出る信号を受ける端子です。
このとき JP-034 後面のチャイム OUT 端子から信号が出力されます。

RM 電源 24 V 端子 ： RM-1100 に DC24 V を供給する端子です。
一斉端子： RM-1100 から一斉放送を受ける端子です。

25

● スピーカー回線の接続
RM-1100 を使用した場合、スピーカー回線を接続するには、以下の 2 つの方法があります。
［個別接続］
RM-1100 のスピーカー選択スイッチ 1 つに対し、1 つのスピーカー回線を対応させる接続です。
RM-1100 の底面端子台の No.1 〜 10 と JP-034/024 の前面端子台のリモートマイク／予備制御の No.1 〜 10 を各端子ごとに接続します。
［グループ接続］
RM-1100 のスピーカー選択スイッチ 1 つに対し、複数のスピーカー回線を対応させる接続です。
ただし、1 つのスピーカー回線が複数のスピーカー選択スイッチに対応するときはダイオードマトリクスボー
ドキット DB-014 が必要です。
（下図の例のとき）スピーカー回線 1
スピーカー選択スイッチ 1（回線No. 1〜3）

スピーカー回線 2
スピーカー回線 3

スピーカー選択スイッチ 2（回線No. 3〜5）

スピーカー回線 4スピーカー回線 5

グループに含まれるスピーカー回線番号の端子間（JP-034/024 の前面端子台）を短絡してから、RM-1100 の端子と接続します。
（接続例）
RM-1100 スピーカー選択スイッチ 1 → スピーカー回線 No. 1 〜 5
RM-1100 スピーカー選択スイッチ 2 → スピーカー回線 No. 6 〜 8

JP-034 前面端子台
1〜5

1〜5

1〜5

1〜5 6〜10 6〜10 6〜10 6〜10 GND/ RM電源

スピーカーR スピーカーC スピーカーR スピーカーC COM
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

24V

リモコン 放送中 チャイム

一斉

1

放送中

リモコン

先着優先

個別優先

COM

送

＋

DC24V
電源

受

ー

一斉

E

チャイム

C
リモコン
出力

3

1

RM-1100 底面端子台

26

一斉

GND

タイマー
4

IN

非常断 24V
5

6

DC24V
OUT
7

リモート

8

9

リモートマイク（RM）／予備制御

スピーカーN

H

2

GND

2

3

4

5

10

（JP-034）

6

7

8

9

10

■ タイマー機器の接続タイマーによる起動で時報チャイム放送や CM 放送などを行うときは、以下のように接続します。

JP-034 前面端子台
1〜5

1〜5

1〜5

1〜5 6〜10 6〜10 6〜10 6〜10 GND/ RM電源

スピーカーR スピーカーC スピーカーR スピーカーC COM
1

2

3

4

5

6

7

8

9

24V

10

制御出力

＊

一斉

1

2

3

GND

一斉

GND

タイマー
4

IN

非常断 24V
5

6

DC24V
OUT
7

リモート

8

リモートマイク（RM）／予備制御

スピーカーN

タイマー機器リモコン 放送中 チャイム

入力＊

演奏装置

9

10

（JP-034）

演奏中出力＊

演奏中出力とは、機器が演奏している間にメイクしている出力端子です。
また、接続する演奏装置の種類により、入力と演奏中出力の端子名称は下表のようになっています。
品

名メロディクス
デジタルアナウンスマシン

品

番

入力端子

演奏中出力端子ML-100

起動・停止

ビジー

EV-350P/350R

起動・停止

ビジー 1、2

ご注意
タイマー起動によって演奏が直ちに開始される機器が接続されているときは、プリアンプパネル PP-025C の電源スイッチを常時「入」にしておいてください。「切」になっていると、起動後にパワーアンプが立ち上がるまで約 1 秒程度かかり、放送内容の頭切れを起こすことがあります。

27

■ 非常断 24 V の接続
本業務用放送設備と非常用放送設備が併設されているときに接続します。
通常時は、非常用放送設備の非常断 24 V 端子から DC24 V が出力されており、これを業務用放送設備のジャンクションパネル JP-034 の非常断 24 V 端子で受けることで、業務用放送設備が動作可能の状態にあります。
業務用放送設備と非常用放送設備を併設するときは、以下のとおりに接続してください。

● 業務用放送設備に停電補償機能がないとき
ジャンクションパネル JP-034 前面端子台の「DC24 V OUT」と「非常断 24 V IN」間に接続されているジャンパー線を取り外し、非常用放送設備の非常断 24 V 端子と接続します。

非常用放送設備の状態

非常時断24 V端子（非常用放送設備側）

平常時（業務放送時や待機時など）

DC24 V出力

非常用放送時しゃ断（0 V）

非常用放送設備

非常断24 V端子（ー）（GND）

非常断24 V端子（＋）（24 V）
ジャンパー線を外す

1〜5 1〜5 1〜5 1〜5 6〜10 6〜10 6〜10 6〜10 GND/ RM電源
GND 一斉リモコン 放送中 チャイム
タイマー
スピーカーR スピーカーC スピーカーR スピーカーC COM 24V
1

2

3

4

5

6

スピーカーN

7

8

9

10

一斉

1

2

3

IN

非常断 24V
5

6

リモートマイク（RM）／予備制御

JP-034 前面端子台

28

4

GND

DC24V
OUT
7

8

リモート
9

10

（JP-034）

● 業務用放送設備に停電補償機能があるときジャンクションパネル JP-034 前面端子台の「DC24 V OUT」と「非常断 24 V IN」間に接続されているジャンパー線を取り外し、非常用放送設備の予備接点（非常時作動接点）に接続します。

NO端子ーCOM端子

NC端子ーCOM端子

通常時

ブレイク

メイク

非常放送時

メイク

ブレイク

非常用放送設備

NC

COM

NO

ジャンパー線を外す

1〜5 1〜5 1〜5 1〜5 6〜10 6〜10 6〜10 6〜10 GND/ RM電源
GND 一斉リモコン 放送中 チャイム
タイマー
スピーカーR スピーカーC スピーカーR スピーカーC COM 24V
1

2

3

4

5

6

スピーカーN

7

8

9

10

一斉

1

2

3

4

GND

IN

非常断 24V
5

6

リモートマイク（RM）／予備制御

DC24V
OUT
7

8

リモート
9

10

（JP-034）

JP-034 前面端子台

非常用放送設備との併設がないときは、JP-034 前面端子台の「DC24 V OUT」と「非常断 24 V IN」間のジャンパー線を取り付けたままにしておきます。

29

■ 電源分配パネル PD-022 との接続
各ラックパネル組み込みの場合に JP-034 後面のコンセントでは不足するときは、電源分配パネル PD-022 の組み込みが必要です。
PD-022 の組み込み位置は、ジャンクションパネル JP-034 または JP-024 の下にしてください。
PD-022 には連動コンセントが 8 個、非連動コンセントが 5 個設けてあります。連動コンセントは、PD-022のリモート接点端子間が短絡したときに、AC100 V が供給されるコンセントです。
JP-034 の動作と連動して PD-022 の連動コンセントに AC100 V を供給させるためには、以下のように接続してください。

リモート接点間のショートピースを取り外します。

リモート接点 連動制御
GND

チャイム
2

3

GND

一斉

GND

DC24V
非常断 24V OUT

タイマー
4

5

GND

IN

6

7

リモート

8

リモートマイク（RM）／予備制御

JP-034 前面端子台

910

SIG GND（JP-034）

PD-022（前面）PD-022 を 2 台以上組み込み、連動制御するときは、連動制御端子と次の PD-022 のリモート接点端子を接続します。接続するときは、極性に注意してください。

30

システムの設定について
本業務用放送設備での設定内容には、以下の項目があります。
ご注意
各項目の設定（初期設定の変更）は、各パネルをキャビネットに収納する前に行ってください。

■ 設定内容● 一斉放送時の通常モード／緊急モードの設定
緊急モードとは、スピーカーの音量調節器が OFF になっていても放送することができるモードです。
（1）タイマー起動時の通常一斉／緊急一斉（2）スピーカーセレクターパネル SS-014/015 起動時の通常一斉／緊急一斉（3）業務用リモートマイク RM-1100 ／予備制御起動時の通常一斉／緊急一斉（4）卓上型リモートマイク RM-200F ／起動時の通常一斉／緊急一斉メ モ 工場出荷時は、すべて通常一斉に設定されています。

● プリアンプパネル PP-025C 制御の連動モード／非連動モードの設定
PP-025C の JP-034 に対する制御モードの設定で、連動モードのときは PP-025C の電源スイッチが「切」の状態でも起動がかかり、JP-034 が立ち上がったときに自動的に PP-025C に電源が投入されます 。

メ モ 工場出荷時は、連動モードに設定されています。

● スピーカーセレクターパネル SS-014/015 と業務用リモートマイク RM-1100 ／予備制御間の優先レベルの設定
優先レベルは、4 レベルあります。以下のいずれかを設定することができます。
（A）タイマー ＞ 卓上型リモートマイク RM-200F ＞ 本体 ＞ 業務用リモートマイク RM-1100 ／予備制御（B）タイマー ＞ 卓上型リモートマイク RM-200F ＞ 業務用リモートマイク RM-1100 ／予備制御 ＞ 本体

メ モ 工場出荷時は、上記 A に設定されています。

● 優先放送時のプリアンプの入力信号カットの設定
プリアンプパネル PP-025C には入力 1 群、2 群、および 3 群があります。優先順位は、1 群＞ 2 群＞ 3 群です。
優先の制御は、入力信号レベルまたは外部からの制御（信号カット）により行われます。
入力信号のレベルは、入力信号の音量が小さいと優先機能が働かないことがあります。その場合は外部からの制御が必要です。
ここでは、カットする入力信号を起動機器ごとに設定します。
（1）タイマー起動時：カット無／入力 3 カット／入力 2、3 カット（2）スピーカーセレクターパネル SS-014/015 起動時 ：カット無／入力 3 カット／入力 2、3 カット（3）業務用リモートマイク RM-1100 ／予備制御起動時 ：カット無／入力 3 カット／入力 2、3 カット（4）卓上型リモートマイク RM-200F 起動時：カット無／入力 3 カット／入力 2、3 カット

メ モ 工場出荷時は、すべてカット無に設定されています。

31

● グループ放送の設定
ご注意
グループ設定には、ダイオードマトリクスボードキット DB-014（別売品）の組み立てと組み込み作業が別途必要です。
グループ放送は、異なるスピーカー回線をひとまとめにして、同一放送を 1 つのスピーカー選択スイッチで行うものです。
（1）スピーカーセレクターパネル SS-014 グループ放送：最大 10 グループまで設定可能（2）業務用リモートマイク RM-1100 ／予備制御グループ放送 ：最大 10 グループまで設定可能（3）卓上型リモートマイク RM-200F グループ放送：最大 20 グループまで設定可能

メ モ 工場出荷時は、すべてグループ設定はされていません。

32

設定のしかた■ JP-034/024 の内部の開けかた
設定項目によっては、ジャンクションパネル JP-034/024 の内部を開ける必要があるものがあります。

1 前面パネルの左右のねじを外して、前面パネルを取り外す。
（下図
使用ねじ

印）
小ねじ M3 × 6（座金付き） …… 4

JP-034/024（前面）

2 前面端子台の左右のねじを外して、端子台ユニットを前方に引き出す。
使用ねじ

小ねじ M4 × 8 ……………………… 4

JP-034（前面パネルを外した図）AC100V 非連動
最大 100VA

FUSE

FUSE

業務リモコン
1.6A

制御
3A

AC100V 入力

端子台ユニット
JP-024（前面パネルを外した図）33

3 天板を止めているねじを外して、天板を取り外す。（下図
使用ねじ

タッピンねじ 3 × 8

印）……………… 9（JP-034 の場合）……………… 6（JP-024 の場合）

JP-034（上面）

天板

端子台ユニット

JP-024（上面）

天板

端子台ユニット

4 設定作業終了後、逆の手順で組み立てる。

34

■ 一斉放送時の通常モード／緊急モードの設定● タイマー起動時
JP-034 の内部を開け、プリント基板上のスイッチ（SW3）で設定します。
SW3
通常

JP-034

緊急

プリント基板
端子台ユニット● スピーカーセレクターパネル SS-014/015 起動時
SS-014 の左側上面の穴から見えるスイッチで設定します。
設定には、先の細いドライバーなどを使用してください。
SS-014（上面）
通常

緊急

スイッチ

前面パネル

● 業務用リモートマイク RM-1100 ／予備制御起動時
JP-034 の内部を開け、端子台ユニットのプリント基板上のスイッチ（SW201）で設定します。
SW201（※ 基板の裏面にあります。）

JP-034

通常

プリント基板

緊急

端子台ユニット● 卓上型リモートマイク RM-200F 起動時
RM-200F を接続するリモートマイクインターフェースパネル RF-012 で設定します。
設定のしかたは、RF-012 に付属の取扱説明書をお読みください。

35

■ プリアンプ制御の連動モード／非連動モードの設定
JP-034 の内部を開け、プリント基板上のスイッチ（SW2）で設定します。

SW2

JP-034連動

非連動

プリント基板
端子台ユニット■ 本体と業務用リモートマイク RM-1100 ／予備制御間の優先レベルの設定［初期設定］
優先順位は、タイマー ＞ RM-200F ＞ 本体 ＞ RM-1100 ／予備 となっています。
本体と RM-1100 ／予備の優先順位を入れ換えるには、JP-034 の内部を開け、プリント基板上のコネクターを差し換えた後にスイッチ（SW1）で設定します。

1 CN9（赤／白）と CN10（橙／白）を差し換える。

CN108
CN110

CN109
SW1
CN111

SS（本体）

予備（RM／予備）

2 CN108（赤／白）と CN109（橙／白）を差し換える。

3 CN110（赤／白）を CN111 に差し

CN10

換える。

CN9

4 SW1 を「予備」側に切り換える。

端子台ユニット

CN110

プリント基板

JP-034

CN111

増設用ジャンクションパネル JP-024を収納するときは、JP-024 の内部を開けてから CN110（赤／白）と CN111（橙／白）を差し換えてください。

端子台ユニット

36

プリント基板

JP-024

■ 優先放送時のプリアンプの入力信号カットの設定
JP-034 の内部を開け、プリント基板上のスイッチで設定します。
各起動機器に対する設定スイッチは以下のとおりです。
（1）タイマー起動時： SW4（2）卓上型リモートマイク RM-200F 起動時： SW5（3）本体起動時： SW6 ＊
（4）業務用リモートマイク RM-1100 ／予備制御起動時 ： SW7 ＊＊「本体と RM-1100 ／予備制御間の優先レベルの設定」（
P. 31）を、RM-1100 ／予備制御 ＞ 本体になるように接続しているときの入力信号カットの設定スイッチは以下のとおりです。
・本体起動時： SW7
・業務用リモートマイク RM-1100 ／予備制御起動時 ： SW6
SW4
SW5
カット無

入力3カットSW6
入力2、3カット
SW7

端子台ユニット

プリント基板

JP-034

ご注意
入力信号カットの機能を設定しているときの信号カット量は、プリアンプパネル PP-025C で設定している
ミュートレベルとなります。ミュートレベルの調節のしかたは、PP-025C の取扱説明書をお読みください。

■ グループ放送の設定
グループ放送の設定には、ダイオードマトリクスボードキット DB-014（別売品）を組み立てて、以下のように組み込む必要があります。
（1）スピーカーセレクターパネル SS-014 にグループ放送を設定するとき（最大 10 グループ）
DB-014 を組み立てて、SS-014 内に組み込みます。
（2）業務用リモートマイク RM-1100 にグループ放送を設定するとき（最大 10 グループ）
DB-014 を組み立てて、ジャンクションパネル JP-034 内に組み込みます。
ただし、設定のしかたによっては DB-014 が不要な場合があります。
（3）卓上型リモートマイク RM-200F にグループ放送を設定するとき（最大 20 グループ）
DB-014 を組み立てて、リモートマイクインターフェースパネル RF-012 内に組み込みます。
RF-012 への組み込みかたは、RF-012 に付属の取扱説明書をお読みください。

37

■ ダイオードマトリクスボードキット DB-014 の組み立てかた

1 DB-014 の構成部品を確認する。
DB-014 基板 ………………………………………………………………………………………… 1
ベース付きポスト（EH 10P） ………………………………………………………………… 7
ダイオード ………………………………………………………………………………………… 200
六角スリーブ H8 …………………………………………………………………………………… 6
小ねじ M3 × 4 ……………………………………………………………………………………… 12コネクター付きケーブル（EH-SM 10P）長さ約 350 mm（赤／白） ………… 8コネクター付きケーブル（EH-EH 10P）長さ約 260 mm（緑／白） ………… 5
コネクター付きケーブル（SM-SM 10P）長さ約 2300 mm ……………………… 4

2 グループ放送の設定を行う機器および設定内容を確認する。
［設定を行う機器］（1）スピーカーセレクターパネル SS-014 → SS-014 に組み込み、最大 10 局
（2）業務用リモートマイク RM-1100→ JP-034 に組み込み、最大 10 局
（3）卓上型リモートマイク RM-200F→ RF-012 に組み込み、最大 20 局
［設定内容］
スピーカー選択スイッチ No. → スピーカー回線 No.

3 設定内容に従って、基板に部品をはんだ付けする。
ご注意
部品は基板の文字表示のある面に取り付け、はんだ付けはその裏面から行ってください。

3-1 ベース付きポスト（EH 10P）7 個を基板（下図の部）にはんだ付けする。

ご注意
右図を参考にして、取り付け方向を間違えないようにポストを取り付けてください。

ベース付きポスト
（EH 10P）

基板

基板上の表示38

3-2 グループ放送の系統割り当てに従って、ダイオードを基板上にはんだ付けする。
スピーカー回線番号

＊

ス
ピ
ー
カ
ー
選
択
ス
イ
ッ
チ
番
号

＊

SS-014 および RM-1100 は 1〜10、RM-200F は 1〜20 です。

1 つのスピーカー選択スイッチに対するスピーカー回線のところにダイオードを下図のように取り付けます。

カソードマーク

取り付け後は、基板裏面の余分なリード線を切断してはんだ付けしてください。

基板

最大 8 mm（はんだ付け後）余分なリード線を切断してください。

39

■ DB-014 の組み込みかた● SS-014 への組み込み（本体のグループ放送設定）
RF-012 への組み込みかた（RM-200F のグループ放送設定）については、RF-012 に付属の取扱説明書をお読みください。

1 天板を止めているねじ 6 本を外して、天板を取り外す。（下図
使用ねじ

印）

小ねじ M3 × 6 ……………………… 6

2 天板の裏面に DB-014 を取り付ける。
DB-014 の取り付けには方向があります。ねじ穴を確認してから取り付けてください。
使用ねじ

小ねじ M3 × 4 ……………………… 12（DB-014 に付属）
六角スリーブ H8 …………………… 6（DB-014 に付属）
上
小ねじ M3×4

天板
六角スリーブH8
DB-014
部品実装面

小ねじ M3×4

3 DB-014 に付属のコネクター付きケーブルで、SS-014 内部のコネクター接続の入れ換え、および DB-014 との接続をする。

3-1 SS-014 のスイッチ基板上のコネクター CN2 を外し、DB-014 上の CN3 に接続する。
3-2 DB-014 に付属のコネクター付きケーブル（EH-EH、緑／白）で、SS-014 スイッチ基板の CN2 と DB-014の CN2 を接続する。

3-3 DB-014 に付属のコネクター付きケーブル（EH-SM、赤／白）で、一方を DB-014 上の CN4 に接続し、もう一方を SS-014 後面の JP-024 グループ制御コネクタ＃ 1（後面パネルに表示しています）の穴に挿入する。同様に、CN5 → ＃ 2、CN6 → ＃ 3、CN7 → ＃ 4 の穴に装着する。

3-4 作業終了後、天板を元どおりに取り付ける。
コネクターの突起

後面パネル

コネクター
後面パネルに設けている穴（内部より）
コネクターを挿入するときは、方向に注意してください。

40

コネクターの根元までしっかり挿入します。

［接続完成図］
SS-014 天板（裏面より）
DB-014（部品実装面より）

CN7

CN6

CN5

CN4

CN2
CN3

SS-014スイッチ基板上のCN2を外したケーブル

JP-034制御コネクタ#4#3#2コネクター付きケーブル（EH-EH、緑／白、DB-014に付属）#1

JP-024グループ制御コネクタ
CN2コネクター付きケーブル（EH-SM、赤／白、DB-014に付属）

SS-014 スイッチ基板（前 面）

SS-014 上面

4 システム内に増設用ジャンクションパネル JP-024 が収納されているときは、JP-024 内部を開け、コネクターを接続する。

JP-024 の開けかたは、P. 33「JP-034/024 の内部の開けかた」をお読みください。

4-1 DB-014 に付属のコネクター付きケーブル（EH-SM、赤／白）で、一方をプリント基板上の CN108 ＊に接続し、もう一方を JP-024 後面の SS-014 制御コネクタ（後面パネルに表示しています）の穴に挿入する。（
P. 40）＊

優先レベルの設定で、「タイマー＞ RM-200F ＞ RM-1100 ＞予備＞本体」という優先順位の設定をしている場合は、コネクター付きケーブルの片方をプリント基板上の CN109 に接続してください。
優先レベルの設定については、P. 31「システムの設定について」をお読みください。

4-2 作業終了後、天板を元どおりに取り付ける。
SS-014 制御コネクタ

プリント基板

CN108

CN109

端子台ユニット

JP-02441

5 DB-014 に付属のコネクター付きケーブル（SM-SM、2.3 m）を使って、各パネル間を接続する。
JP-024
グループ制御コネクタ＃2＃3JP-034制御コネクタ＃4

SS-015 #1（後面）

JP-024制御コネクタSS-015 #2（後面）

JP-024制御コネクタSS-015 #3（後面）

JP-024制御コネクタSS-015 #4（後面）

JP-024制御コネクタSS-015 #5（後面）

JP-024制御コネクタJP-034（後面）

AC100V
連動
合計1000VA

AC100V
連動
合計1000VA

24V
スピーカ入力チャイム DS
PA1 PA2 OUT 入力 IN OUT

H1

H2

C1

C2

コネクター付きケーブル（SM-SM、18P、2.3 m、SS-014に付属）＃1

JP-024 #1
制御コネクタJP-024 #2
制御コネクタJP-024 #3
制御コネクタJP-024 #4
制御コネクタRF-011
制御コネクタJP-029制御コネクタSS-014制御コネクタSS-015制御コネクタJP-024増設コネクタ（1〜5）（6〜10）
AC100V
非連動
合計1000VA

JP-024 #1（後面）

PP-025制御コネクタ 電源コネクタ

MP-011
電源コネクタJP-034制御コネクタ

C1 C2

H1 H2

JP-029制御コネクタSS-014制御コネクタSS-015制御コネクタRF-011
制御コネクタ
JP 増設コネクタ

JP-024 #2（後面）

JP-034制御コネクタ

C1 C2

H1 H2

JP-029制御コネクタSS-014制御コネクタSS-015制御コネクタRF-011
制御コネクタ
JP 増設コネクタ

JP-024 #3（後面）

JP-034制御コネクタ

C1 C2

H1 H2

JP-029制御コネクタSS-014制御コネクタSS-015制御コネクタRF-011
制御コネクタ
JP 増設コネクタ

JP-024 #4（後面）

JP-034制御コネクタ

C1 C2

H1 H2

JP-029制御コネクタSS-014制御コネクタRF-011
制御コネクタ
JP 増設コネクタ

42SS-015制御コネクタコネクター付きケーブル
コネクター付きケーブル（SM-SM、0.7 m、JP-024に付属） （SM-SM、11P、2.3 m、SS-015に付属）コネクター付きケーブル（SM-SM、10P、2.3 m、最大4本使用、DB-014に付属）

SS-014（後面）

● JP-034 への組み込み（業務用リモートマイク RM-1100 ／予備制御機器のグループ放送設定）

1 JP-034 の内部を開け、天板を取り外す。
JP-034 の開けかたは、P. 33「JP-034/024 の内部の開けかた」をお読みください。

2 天板の裏面に DB-014 を取り付ける。
DB-014 の取り付けには方向があります。ねじ穴を確認してから取り付けてください。
使用ねじ

小ねじ M3 × 4 ………………… 12（DB-014 に付属）
六角スリーブ H8 ……………… 6（DB-014 に付属）
上
小ねじ M3×4

天板

六角スリーブH8

DB-014
小ねじ M3×4

部品実装面

3 DB-014 に付属のコネクター付きケーブルで、JP-034 内部のコネクター接続の入れ換え、および DB-014 との接続をする。

3-1 JP-034 のプリント基板上のコネクター CN109（橙／白）を外し、DB-014 上の CN2 に接続する。
3-2 DB-014 に付属のコネクター付きケーブル（EH-EH、緑／白）で、JP-034 のプリント基板上の CN109 とDB-014 の CN3 を接続する。

3-3 DB-014 に付属のコネクター付きケーブル（EH-SM、赤／白）で、一方を DB-014 上の CN4 に接続し、もう一方を JP-034 後面の JP-024 制御コネクタ＃ 1（後面パネルに表示しています）の穴に挿入する。
同様に、CN5 → ＃ 2、CN6 → ＃ 3、CN7 → ＃ 4 の穴に装着する。
（
P. 40）

3-4 作業終了後、天板と端子台ユニットを元どおりに取り付ける。
JP-034 天板（裏面より）［接続完成図］

DB-014（部品実装面より）

CN2
CN7 CN6 CN5 CN4 CN3コネクター付きケーブル（EH-SM、赤／白、
DB-014に付属）

JP-034プリント基板上のCN-109を外したケーブル

コネクター付きケーブル（EH-EH、緑／白、DB-014に付属）

JP-024 制御コネクタ#4 #3 #2 #1

プリント基板

JP-034

CN109

CN203＊＊

ご注意

端子台ユニット

CN203は、端子台ユニットのプリント基板の裏側にあります。

その他の接続線は省略しています。

43

4 システム内に増設用ジャンクションパネル JP-024 が収納されているときは、JP-024 内部を開け、コネクターを接続する。

JP-024 の開けかたは、P. 33「JP-034/024 の内部の開けかた」をお読みください。

4-1 DB-014 に付属のコネクター付きケーブル（EH-SM、赤／白）で、一方をプリント基板上の CN109 ＊に接続し、もう一方を JP-024 後面の JP-034 制御コネクタ（後面パネルに表示しています）の穴に挿入する。（
P. 40）＊

優先レベルの設定で、「タイマー＞ RM-200F ＞ RM-1100 ／予備＞本体」という優先順位の設定をしている場合は、コネクター付きケーブルの片方をプリント基板上の CN108 に接続してください。
優先レベルの設定については、P. 31「システムの設定について」をお読みください。

4-2 作業終了後、天板と端子台ユニットを元どおりに取り付ける。
JP-034 制御コネクタ

CN108

CN109

プリント基板

JP-024端子台ユニット44

5 DB-014 に付属のコネクター付きケーブル（SM-SM、2.3 m）を使って、各パネル間を接続する。

AC100V
連動
合計1000VA

AC100V
連動
合計1000VA

スピーカ入力24V
チャイム DS
PA1 PA2 OUT 入力 IN OUT

H1

H2

C1

C2

JP-024 #1
制御コネクタJP-024 #2
制御コネクタJP-024 #3
制御コネクタJP-024 #4
制御コネクタRF-011
制御コネクタJP-029制御コネクタSS-014制御コネクタSS-015制御コネクタJP-024増設コネクタ（1〜5）（6〜10）
AC100V
非連動
合計1000VA

JP-024 #1（後面）

PP-025制御コネクタ 電源コネクタ

MP-011
電源コネクタJP-034制御コネクタ

C1 C2

H1 H2

JP-029制御コネクタSS-014制御コネクタSS-015制御コネクタRF-011
制御コネクタ
JP 増設コネクタ

JP-024 #2（後面）

JP-034制御コネクタ

C1 C2

H1 H2

JP-029制御コネクタSS-014制御コネクタSS-015制御コネクタRF-011
制御コネクタ
JP 増設コネクタ

JP-024 #3（後面）

JP-034制御コネクタ

C1 C2

H1 H2

JP-029制御コネクタSS-014制御コネクタコネクター付きケーブル（SM-SM、0.7 m、JP-024に付属）コネクター付きケーブル（SM-SM、10P、2.3 m、最大4本使用、DB-014に付属）

JP-034（後面）

SS-015制御コネクタRF-011
制御コネクタ
JP 増設コネクタ

JP-024 #4（後面）

JP-034制御コネクタ

C1 C2

H1 H2

JP-029制御コネクタSS-014制御コネクタSS-015制御コネクタRF-011
制御コネクタ
JP 増設コネクタ

45

回線数

設定内容記録表● グループ、一斉放送

タイマー（一斉）
一斉放送

本
体
グ
ル
ー
プ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
一斉放送

-

リ
モ 1
／コ 2
予ン 3
備︵ 4
・R
5
グM
6
ル 1
ー 1 7
プ 0 8
0 9
︶ 10

一斉放送

リ
モ
コ
ン
︵
R
M
2
0
0
F
︶
グ
ル
ー
プ

46

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

回線

スピーカー選択スイッチ
緊 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
急設定スピーカー選択スイッチ
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

タイマー（一斉）
一斉放送

本
体
グ
ル
ー
プ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
一斉放送

-

リ
モ 1
／コ 2
予ン 3
備︵ 4
・R
5
グM
6
ル 1
ー 1 7
プ 0 8
0 9
︶ 10

一斉放送

リ
モ
コ
ン
︵
R
M
2
0
0
F
︶
グ
ル
ー
プ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

47

● プリアンプ（PP-025C）制御
連動

非連動● 優先順位
順位
1

タイマー

タイマー

2

リモコン（RM-200F）

リモコン（RM-200F）

3

本体（ラック）

リモコン（RM-1100）／予備

4

リモコン（RM-1100）／予備

本体（ラック）● 優先放送時の入力信号のカット
起動機器

カットなし

入力 3 カット

入力 2、3 カット

タイマー
リモコン（RM-200F）
本体（ラック）
リモコン（RM-1100）／予備● リモコン（RM-1100）間 （RM-1100 の接続台数
優先の種類

＊1

先着

個別＊ 1

台）
優先なし

個別優先のときの優先順位
順位

設置場所

1
2
3
4
5

● リモコン（RM-200F）間 （RM-200F の接続台数
優先の種類

＊2

先押

台）
個別＊ 2

後押

優先なし

個別優先を選択したときは、RM-200F のアドレス No.の小さい順に優先度が高くなります。
順位

アドレス No.

1

0

2

1

3

2

4

3

設置場所

商品の価格・在庫・修理などのお問
い合わせ、およびカタログのご請求については、取り扱い店または最寄
りの営業所へお申し付けください。

TOA お客様相談センター

フリーダイヤル 0120 - 108 - 117

0570-064-475（有料）商品の内容や組み合わせ、設置方法などにつ ナビダイヤル
0570-017-108（有料）
いての技術的なお問い合わせにお応えします。 FAX
受付時間 9：00 〜 17：00（土日、祝日除く） ※ PHS、IP 電話からはつながりません。

最寄りの営業所については、下記のホームページをご確認ください。

TOA ホームページ

http://www.toa.co.jp/

133-02-00143-00