プロダクトニュース

発行日
2024 年 3 月 1 日

生産終了商品のお知らせ

No. 2024024C

生産終了商品

推奨代替商品

パワーサプライ（電源）パワーサプライ（電源）S8Mシリーズ

S8V-CPシリーズ■最終受注年月2026年3月末■最終出荷年月2026年6月末■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点
・7セグ表示がありません。
・通信機能（RS-232C）がありません。
・警報出力機能がありません。
・端子台はプッシュインPlus端子台となっており、より線／単線／フェルール端子のいずれかでの接続となります。
・分岐出力端子には-V端子がありません。
・スタートアップシーケンス機能はありますが、有効／無効の設定および任意の時間への設定ができません。

■生産終了商品との相違点
推奨代替商品形式
S8V-CPシリーズ

本体の色

外形寸法

配線接続

取付寸法

定格性能

動作特性

操作方法

××××

○○×

◎ ： 互換○ ： ほとんど変更ありません／相似性の高い変更
× ： 変更大－ ： 該当する仕様がありません■生産終了商品と推奨代替商品
生産終了商品S8M-CP04
S8M-CP04-R
S8M-CP04-RS
S8M-CP04-RS-30

推奨代替商品S8V-CP0424
S8V-CP0424
S8V-CP0424S
S8V-CP0424S

インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー

標準価格（￥）
15,40015,40021,00021,00020240110_DOP_00003

■本体の色生産終了商品
S8Mシリーズ

推奨代替商品S8V-CPシリーズ

ケース色
フロント部：ブルー
リア部：ライトグレー

ケース色
フロント部：ブラック
リア部：ブラック■取付寸法
生産終了商品
S8Mシリーズ

推奨代替商品S8V-CPシリーズ
S8V-CP0424

S8V-CP0424S

2

■端子配置／配線接続／操作部
生産終了商品
S8Mシリーズ

推奨代替商品S8V-CPシリーズ

3

■定格／性能／機能項目

推奨代替商品S8V-CPシリーズ

S8M-CP04
S8M-CP04-R

S8V-CP04244←

定格入力電圧DC24V（DC19.2～26.4V）

DC24V（DC20～30V）

許容入力電流

17.0A

40.0A

最大遮断出力電流（1分岐出力あたり）

4.0A

10.0A

内部電圧降下DC0.5V以下（4.0A時）

180mV typ.

出力漏れ電流10mA以下←

4分岐出力通常動作時

10W以下（4.0A時）

8W typ.（10.0A×4分岐使用時）

4分岐出力遮断動作時

3W以下

0.7W typ.

異常電圧遮断28.8V固定、 異常遮断出力無し

異常電流遮断設定範囲 ： 0.5～4.0A（0.1A単位）、

2.0A、3.0A、4.0A、6.0A、8.0A、10.0A

オープンコレクタ出力
DC30V max. 50mA max.

MOSFETリレー出力
DC30V max. 50mA max.

漏れ電流0.1mA以下
残留電圧2V以下

OFF時漏れ電流： 0.1mA以下
ON時残留電圧： 2V以下

過電圧警報

設定範囲 ： 20.0～28.8V（0.1V単位）、 警報出力無し

不足電圧警報設定範囲 ： 18.0～26.4V（0.1V単位）、 警報出力

無し

過電流警報

設定範囲 ： 0.5～4.0A（0.1A単位）、
警報出力

無し

積算稼働時間警報

設定範囲 ： 0.0～99.9kh（0.1kh単位）、警報出力（0.0kh設定時は警報出力無効）

無し

警報出力

オープンコレクタ出力
DC30V max. 50mA max.、
漏れ電流0.1mA以下、残留電圧2V以下

無し

温度

設定範囲 ： 25～80℃、 温度出力

無し

温度出力

オープンコレクタ出力
DC30V max. 50mA max.、
漏れ電流0.1mA以下、残留電圧2V以下

無し

分岐回路数

入出力
特性

生産終了商品
S8Mシリーズ

消費
電力

遮断機能
異常遮断出力

警報機能
各種機能

温度機能

表示範囲 ： 17.0～30.0V
表示精度 ： 2％rdg±1ディジット以
下表示
機能

入力電圧表示無し

4出力電流表示

分岐出力表示範囲 ： 0.0～4.0A
ピーク電流表示範囲 ： 0.0～10.0A
トータル電流表示範囲 ： 0.0～
40.0A
表示精度 ： 5％FS（4A）±1ディジッ
ト以下無し

積算稼働時間

表示範囲 ： 0.0～99.9kh
表示精度 ： 2％rdg±1ディジット以
下無し

温度表示

表示範囲 ： －10～＋100℃
表示精度 ： 2℃±1ディジット以下

無し

外部信号遮断入力

DC19.2～30V、 最小信号幅10ms以上、 入力後20ms以内に遮断無し

リセット信号入力無し（ボタン操作により可能）

Highレベル：DC20～30V
Lowレベル: DC0～5V

スタートアップシーケンス

各分岐出力にて有効/無効の設定可
能、設定範囲 ： 0.0～99.9s、 0.1s単位+V01～+V04の順に起動（固定）起動間隔は負荷の大きさに応じて自動調整(設定不可)

シャットダウンシーケンス

各分岐出力にて有効/無効の設定可能、設定範囲 ： 0.0～99.9s、 0.1s単位無し

通信機能

形S8M-CP04：なし
形S8M-CP04-R：あり（RS-232C）

無し

サンプリング周期

1ms

無し●ディレーティング曲線●ディレーティング曲線

保存温度－25～＋65℃－40～+85℃

使用周囲湿度

25～85％（保存湿度25～90％）

5～96%RH（保存湿度5～96%RH）

AC1.0kV 1min（充電部一括）と（非充電部）間 （検出電流20mA）
AC500V 1min（入出力一括）と（入出力信号、 通信）間 （検出電流20mA）
AC500V 1min（入出力信号一括）と（通信）間 （検出電流20mA）
AC500V 1min（入力信号）と（出力信号一括）間 （検出電流20mA）

AC1.0kV 1min（全端子一括）と（DINレール取り付け部）間 カットオフ
電流20mA

使用周囲温度

耐電圧5絶縁抵抗

100MΩ以上（充電部一括）と（非充電部）間 DC500Vにて100MΩ以上（入出力一括）と（入出力信号、 通信）間 DC500Vにて100MΩ以上（入出力信号一括）と（通信）間 DC500Vにて100MΩ以上（入力信号）と（出力信号一括）間 DC500Vにて100MΩ以上、DC500V（全端子一括）と（DINレール取り付け部）間

耐振動

10～55Hz 片振幅0.375mm 3方向各2h

10～55Hz、最大5G 片振幅0.42mm
3方向 各2h

耐衝撃

150m/s2 6方向 各3回

294m/s2 6方向 各3回

保護構造

無し

IP20、IEC60529による雑音端子電圧EN61204-3 ClassB適合

EN 61000-6-3適合

放射妨害電界強度EN61204-3 ClassB適合

EN 61000-6-3適合

安全規格

UL ： UL508（Listing）
cUL ： CSA C22.2 No.107.1
EN ： EN62477-1

UL 508（CSA22.2 No.14-10）
Listing Pol2CE（EN 61000-6-2, EN 61000-6-3）

質量400g以下

160g以下6

項目

推奨代替商品S8V-CPシリーズ

S8M-CP04-RS
S8M-CP04-RS-30

S8V-CP0424S

4←定格入力電圧DC24V（DC19.2～26.4V）

DC24V（DC20～28.8V）

許容入力電流

16.0A

15.2A

最大遮断出力電流（1分岐出力あたり）

3.8A

←

内部電圧降下DC0.7V以下（3.8A時）

180mV typ.

出力漏れ電流10mA以下←UL Class2出力 認証

適合

適合

4分岐出力通常動作時

15W以下（3.8A時）

4W typ.（3.8A×4分岐使用時）

4分岐出力遮断動作時

3W以下

0.8W typ.

異常電圧遮断28.8V固定、 異常遮断出力←

異常電流遮断設定範囲 ： 0.5～3.8A（0.1A単位）、

分岐回路数

入出力特性

生産終了商品S8Mシリーズ

消費電力

オープンコレクタ出力
DC30V max. 50mA max.

MOSFETリレー出力
DC30V max. 50mA max.

漏れ電流0.1mA以下
残留電圧2V以下

OFF時漏れ電流： 0.1mA以下
ON時残留電圧： 2V以下

過電圧警報

設定範囲 ： 20.0～28.8V（0.1V単位）、 警報出力無し

不足電圧警報設定範囲 ： 18.0～26.4V（0.1V単位）、 警報出力

無し

過電流警報

設定範囲 ： 0.5～3.8A（0.1A単位）、
警報出力

無し

積算稼働時間警報

設定範囲 ： 0.0～99.9kh（0.1kh単位）、警報出力（0.0kh設定時は警報出力無効）

無し

警報出力

オープンコレクタ出力
DC30V max. 50mA max.、
漏れ電流0.1mA以下、
残留電圧2V以下

無し

温度

設定範囲 ： 25～80℃、 温度出力

無し

温度出力

オープンコレクタ出力
DC30V max. 50mA max.、
漏れ電流0.1mA以下、残留電圧2V以下無し

入力電圧表示表示範囲 ： 17.0～30.0V
表示精度 ： 2％rdg±1ディジット以下無し

出力電流表示分岐出力表示範囲 ： 0.0～4.0A
ピーク電流表示範囲 ： 0.0～10.0A
トータル電流表示範囲 ： 0.0～40.0A
表示精度 ： 5％FS（4A）±1ディジッ
ト以下

無し

遮断機能
異常遮断出力

警報機能
各種機能

温度機能

3.8A

表示機能

7

積算稼働時間

表示範囲 ： 0.0～99.9kh
表示精度 ： 2％rdg±1ディジット以下無し

温度表示

表示範囲 ： －10～＋100℃
表示精度 ： 2℃±1ディジット以下

無し

外部信号遮断入力

DC19.2～30V、 最小信号幅10ms以上、入力後20ms以内に遮断無し

リセット信号入力

無し（ボタン操作により可能）

Highレベル：DC20～30V
Lowレベル: DC0～5V

スタートアップシーケンス

各分岐出力にて有効/無効の設定可
能、設定範囲 ： 0.0～99.9s、 0.1s単位無し

シャットダウンシーケンス

各分岐出力にて有効/無効の設定可
能、設定範囲 ： 0.0～99.9s、 0.1s単位無し

通信機能あり（RS-232C）

無し

サンプリング周期1ms無し●ディレーティング曲線●ディレーティング曲線

保存温度－25～＋65℃－40～+85℃

使用周囲湿度

25～85％（保存湿度25～90％）

5～96%RH（保存湿度5～96%RH）
AC1.0kV 1min（全端子一括）と（DINレール取り付け部）間 カットオ
フ電流20mA

耐電圧

AC1.0kV 1min（充電部一括）と（非充電部）間 （ 検出電流20mA）
AC500V 1min（入出力一括）と（入出力信号、 通信）間 （ 検出電流20mA）
AC500V 1min（入出力信号一括）と（通信）間 （ 検出電流20mA）
AC500V 1min（入力信号）と（出力信号一括）間 （ 検出電流20mA）

使用周囲温度8絶縁抵抗

100MΩ以上（充電部一括）と（非充電部）間 DC500Vにて100MΩ以上（入出力一括）と（入出力信号、 通信）間 DC500Vにて100MΩ以上（入出力信号一括）と（通信）間 DC500Vにて100MΩ以上（入力信号）と（出力信号一括）間 DC500Vにて100MΩ以上、DC500V（全端子一括）と（DINレール取り付け部）間

耐振動

10～55Hz 片振幅0.375mm 3方向各2hにて異常のないこと

10～55Hz、最大5G 片振幅0.42mm
3方向 各2h

耐衝撃

150m/s2 6方向 各3回にて異常のな
いこと

294m/s2 6方向 各3回

保護構造

無し

IP20、IEC60529による雑音端子電圧EN61204-3 ClassB適合

EN 61000-6-3適合

放射妨害電界強度EN61204-3 ClassB適合

EN 61000-6-3適合

安全規格

UL ： UL508（Listing. Class2 ：Per UL1310）
cUL ： CSA C22.2 No.107.1
EN ： EN62477-1

UL 508（CSA22.2 No.14-10）
Listing Pol2
UL 2367 Recognition（Max. 100W
per output, per Class 2limitations） Pol2 ＊9CE（EN 61000-6-2, EN 61000-63）

質量400g以下170g以下9

■動作特性
生産終了商品
S8Mシリーズ●異常電流遮断特性
標準検出

瞬時検出

●遮断に関する機能
動作イメージ1：異常電圧遮断

動作イメージ2：異常電流遮断●警報に関する機能
動作イメージ1：積算稼働時間警報

動作イメージ2：温度出力10●その他の機能
動作イメージ1：スタートアップシーケンス

動作イメージ2：シャットダウンシーケンス●アラーム機能一覧11推奨代替商品
S8V-CPシリーズ●異常電流遮断特性
S8V-CP0424

S8V-CP0424S

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。

12