本資料のうち，枠囲みの内容は，

東海第二発電所 工事計画審査資料

営業秘密又は防護上の観点から

資料番号

工認-1034 改 1

提出年月日

平成 30 年 9 月 14 日

公開できません。

NT2 補③ Ⅴ-3-別添 6-3 R0Ⅴ-3-別添6-3 上部格子板の応力計算書

目次

NT2 補③ Ⅴ-3-別添 6-3 R1

1.

一般事項

11.1 記号の説明

11.2 適用基準

11.3 形状・寸法・材料

11.4 解析範囲

11.5 計算結果の概要

12.

計算条件

42.1 設計条件

42.2 重大事故等時の条件

42.3 荷重の組合せ及び供用状態

42.4 材料

42.5 物性値

42.6 荷重の組合せと応力評価

42.7 許容限界

42.8 応力の記号と方向

43.

5外荷重の条件

3.1 死荷重54.

応力計算54.1 応力評価点

54.2 差圧による応力54.2.1荷重条件（L02）

54.2.2

計算方法

54.2.3

計算結果

564.3 外荷重による応力4.3.1

荷重条件（L04）

64.3.2

計算方法

64.3.3

計算結果

64.4 応力の評価

65.

7

応力強さの評価

5.1 一次一般膜応力強さの評価

7

5.2 一次一般膜＋一次曲げ応力強さの評価

7目−1

図表目次
2

図 4-1 応力計算モデル

8表 1-1 計算結果の概要

3表 4-1 断面性状

8表 5-1 一次一般膜応力強さの評価のまとめ

9表 5-2 一次一般膜＋一次曲げ応力強さの評価のまとめ

9NT2 補③ Ⅴ-3-別添 6-3 R1

図 1-1 形状・寸法・材料・応力評価点

目−2

1.

一般事項
本計算書は，上部格子板の応力計算書である。
上部格子板は，炉心支持構造物であるため，添付書類「Ⅴ-2-3-3-2-1 炉心支持構造物の応力解析の方針」（以下「応力解析の方針」という。）に基づくものとする。

1.1 記号の説明
記号の説明は，「応力解析の方針」の 2 章に示す。
さらに，本計算書において，以下の記号を用いる。

NT2 補③ Ⅴ-3-別添 6-3 R1記号記

号 の 説 明単 位

Ａ

断面積mm2ｂ

グリッドプレートの厚さmm

ｈａ

グリッドプレートの高さmm

Ｉy

断面二次モーメントmm4

Ｌ

最長グリッドプレートの長さmm

1.2 適用基準
適用基準は，「応力解析の方針」の 1.3 節に示す。
1.3 形状・寸法・材料
本計算書で解析する箇所の形状・寸法・材料を図 1-1 に示す。
1.4 解析範囲
解析範囲を図 1-1 に示す。
1.5 計算結果の概要
計算結果の概要を表 1-1 に示す。
なお，応力評価点の選定に当たっては，形状不連続部及び厳しい荷重作用点に着目し，応力評価上厳しくなる代表的な評価点を本計算書に記載している。

1ｚ
P01,P01’
ｙｘ

P02,P02’ｚｙ

Ａ〜Ａ断面図
P01,P01’

Ａｂ

グリッドプレート〔SUS304 相当〕

ｈaNT2 補③ Ⅴ-3-別添 6-3 R1ｘｂ＝

ｈa ＝
P02,P02’Ａ：応力評価点〔〕：ＪＩＳ相当材（）：材

図 1-1 形状・寸法・材料・応力評価点（単位：mm）

2料

NT2 補③ Ⅴ-3-別添 6-3 R0

表 1-1 計算結果の概要
一次一般膜＋一次一般膜応力強さ
部分及び材料

供用状態
応力強さ

グリッドプレート
SUS304Ｅ

一次曲げ応力強さ

（MPa）

2許容値
260（MPa）
応力応力

評価面強さ

P01-P025許容値
391

応力評価点
P0132.

計算条件

2.1 設計条件
設計条件を「応力解析の方針」の 4.1 節に示す。
2.2 重大事故等時の条件
重大事故等時の条件を「応力解析の方針」の 4.3 節に示す。
2.3 荷重の組合せ及び供用状態
荷重の組合せ及び供用状態は，「応力解析の方針」の 3.4 節に示す。
2.4 材料
各部の材料を図 1-1 に示す。
2.5 物性値
NT2 補③ Ⅴ-3-別添 6-3 R1

物性値は，「応力解析の方針」の 3.3 節に示す。
2.6 荷重の組合せと応力評価
荷重の組合せと応力評価は，「応力解析の方針」の 4.5 節に示す。
2.7 許容限界
許容限界は，「応力解析の方針」の 3.5 節に示す。
2.8 応力の記号と方向
応力の記号とその方向は，以下のとおりとする。
なお，主応力の算出は，「応力解析の方針」の 5.4.1 項に示される式において，σt，σ ，σr，τrt をそれぞれσx，σy，σz，τzx に添字を置き換えて求める。
σx ：ｘ方向応力σzσy ：ｙ方向応力
σz ：ｚ方向応力σyτzx ：せん断応力σx4

3.

外荷重の条件

3.1 死荷重
上部格子板の評価に用いる死荷重を「応力解析の方針」の 4.4.1 項に示す。
4.

応力計算

4.1 応力評価点
応力評価点の位置を図 1-1 に示す。また，各応力評価点の断面性状を表 4-1 に示す。
4.2 差圧による応力4.2.1

荷重条件（L02）
重大事故等時の条件による差圧を「応力解析の方針」の 4 章の図 4-1 に示す。
計算は，設計差圧に対して行い，供用状態Ｅでの応力は，比例計算により求める。

4.2.2

計算方法

NT2 補③ Ⅴ-3-別添 6-3 R1

差圧Ｐ34 による応力は，以下により求める。なお，計算は，最大応力の発生する最長のグリッドプレートについて行う。計算モデルを図 4-1 に示す。
(1) 一次応力
a. 差圧Ｐ34 による荷重
ＷP＝−Ｐ34 ・b・Ｌb. 端部におけるモーメント

Ｍ＝ＷP・Ｌ12c. 曲げ応力Ｍ ｈa
σ x＝ ・Ｉy2d. せん断応力

τzx＝

ＷP2・Ａ5

4.3 外荷重による応力4.3.1

荷重条件（L04）
上部格子板に働く外荷重を「応力解析の方針」の 4.4 節に示す。

4.3.2

計算方法
外荷重による応力は，以下により求める。

(1) 一次応力
a. 鉛直方向荷重による応力(a)

グリッドプレートの端部における鉛直方向荷重

Ｗ v＝ Ｖ(b)グリッドプレートの端部におけるモーメントNT2 補③ Ⅴ-3-別添 6-3 R1

Ｍ v＝(c)

Ｗ v・Ｌ
12

曲げ応力

Ｍv ｈa・σx＝Ｉy2(d)

せん断応力

τ zx ＝

Ｗv
2・Ａ

4.4 応力の評価
各応力評価点で計算された応力は，応力を分類ごとに重ね合わせ，組合せ応力を求め，応力強さを算出する。応力強さの算出方法は「応力解析の方針」の 5.4 節に示す。

65.

応力強さの評価

5.1 一次一般膜応力強さの評価
供用状態Ｅにおける評価を，表 5-1 に示す。
表 5-1 より，供用状態Ｅの一次一般膜応力強さは，「応力解析の方針」の 3.5 節に示す許容値を満足する。
5.2 一次一般膜＋一次曲げ応力強さの評価
供用状態Ｅにおける評価を，表 5-2 に示す。
表 5-2 より，供用状態Ｅの一次一般膜＋一次曲げ応力強さは，「応力解析の方針」の 3.5 節にNT2 補③ Ⅴ-3-別添 6-3 R1

示す許容値を満足する。

7ｚｙ＝

ｈａｂ＝ｘＶｈａＬｚ

Ｍ＝Ｐ34ｂＬ

NT2 補③ Ⅴ-3-別添 6-3 R1

図 4-1 応力計算モデル（鉛直方向荷重）（単位：mm）

表 4-1 断面性状

応力評価点bｈａＡＩｙ(mm)

(mm)

(mm2)

(mm4)

P01，P028

表 5-1 一次一般膜応力強さの評価のまとめ（単位：MPa）
応力評価面
P01
P02P01’NT2 補③ Ⅴ-3-別添 6-3 R1EP02’

供用状態Ｅ
応力許容値

強さ
22602260

表 5-2 一次一般膜＋一次曲げ応力強さの評価のまとめ（単位：MPa）
応力評価点

供用状態Ｅ
応力許容値

強さ

P01

5391

P01’

5391

P025391

P02’

53919