Eaton 9PX UPS 1500-3000VA
技術仕様
シリーズ
型式
給電方式
標準保証期間＜交流入力＞
入力電圧
入力電圧範囲
入力周波数
相数
入力プラグ形状＜交流出力＞
力率
出力容量（VA/W）
出力電圧(V)効率
出力周波数公差
出力波形
相数
出力コンセント(数)Group Master(数)Group 1(数)Group 2(数)＜バッテリー＞
期待寿命(25℃環境)
タイプ
管理
セルフテスト機能
出力波形
合計電圧
電圧,電流,数量
バッテリー交換
交換用バッテリーパック型番
拡張バッテリー
拡張バッテリー型番
最大接続数＜寸法・重量＞
形状
寸法 HWD(mm)
重量(kg)
梱包時寸法
梱包時重量
色
＜動作環境＞
動作温度
保存温度
相対湿度
発熱量(BTU/hr) Online [*3]
発熱量(BTU/hr) Battery [*3]消費電力(W) Floating [*4]消費電力(W) Charging [*4]
騒音レベル
冷却方式
高度
＜規格＞
EMC (Emissions）
EMC (Immunity)
Certifications
Agency markings
環境対応
サージ保護
＜通信＞
ポート
インターフェース
リモートコネクタ
管理ソフトウェア＜その他＞
付属品

9PX1500RT

9PX
9PX3000RT
9PX1500GRT
常時インバータ方式
2年(バッテリー含む)

100-125V
80-115V(100V設定時)
NEMA 5-15P

9PX3000GRT

200-240V
160-230V(200V設定時)

40-70Hz (50/60Hz)
単相2線
NEMA L5-30P
IEC C14

NEMA L6-20P [*1]0.9
1500VA/1350W(120V)
1200VA/1080W(100V)

3000VA/2700W(120V)
2400VA/2160W(100V)

100,110,120,125(±1% : ノーマルモード時) (±2% : バッテリーモード時)

90.0%

5-15R (8)42248Vdc
12V,9Ah,4個
BP-9PX1500RT
9PXEBM48RT

87 x 440 x 450
19.3
230 x 550 x 570
25512897
43105
40dB未満

1500VA/1500W(230V)
1500VA/1350W(200V)

3000VA/3000W(230V)
3000VA/2700W(200V)

200,208,220,230,240(±1% : ノーマルモード時) (±2% : バッテリーモード時)

91.6%
91.0%
±5 %(Normal mode), ±0.5%(Battery mode)
正弦波
単相2線
5-20R (6), L5-30R (1)C13 (8)
2/1
42/0
2
2/0
2
5年
メンテナンスフリー、シール型鉛蓄電池
Advanced Battery Management(ABM)対応
有正弦波
72Vdc
48Vdc
12V,9Ah,6個
12V,9Ah,4個
前面部よりバッテリー交換可(ホットスワップ対応)
BP-9PX3000RT
BP-9PX1500GRT増設可9PXEBM72RT
9PXEBM48RT
4
ラック2U(付属のタワースタンドで縦置き可)
87 x 440 x 605
87 x 440 x 450
28.6
18.8
240 x 580 x 780
230 x 550 x 570
3625
黒0 ～ 40℃ (推奨：25℃)
0 ～ 40℃ (推奨：10 ～ 25℃)
0-96% (結露なきこと)
844
494
1462
731
5959173123
47dB未満
40dB未満
ファン冷却
3000m

94.0%

C13 (8), C19 (2)4/1
2/1
2/072Vdc
12V,9Ah,6個
BP-9PX3000GRT
9PXEBM72RT

87 x 440 x 605
27.8
240 x 580 x 780
33619
1150
57200
47dB未満CISPR22 Class B / FCC part 15 Class B / ICES-003 / VCCI Class B
IEC 61000-4-2, (ESD): 8 kV Contact Discharge / 15 kV Air Discharge / IEC 61000-4-3, (Radiated field): 10 V/m
IEC 61000-4-4, (EFT): Power (Coupling network) 4 kV / Ethernet (Coupling clamp) 2 kV /IEC 61000-4-5, (Surges): 2 kV Differentiel Mode / 4 kV Common Mode /1 kV Ethernet /IEC 61000-4-6, (Electromagnetic field): 10 V / IEC 61000-4-8, (Conducted magnetic field): 30 A/m
IEC/EN 62040-1 / IEC/EN 62040-2 : Cat. C1 / IEC/EN 62040-3 / UL1778 5th edition / CSA 22.2
CE / cULus / NOM / Energy Star / BSMI
RoHS指令準拠
MOV ratings : 271Volt (from L-N) and 510 Volt (from L-G and N-G), 190 Joules
MOV: 510V, 296Joules
RS-232, USB [*2], RPO/ROO, Relay Output
ミニスロットあり(ネットワークカードはオプション)
Remote On/Off(ROO), Remote Power Off(RPO)Intelligent Power Protector(IPP), Intelligent Power Manager(IPM)
保証書／RS-232Cケーブル／USBケーブル／ユーザーマニュアル CD-ROM／クイック スタート／ダウンロードのご案内／
安全ガイド／19インチラックレールキット／タワー用スタンド／「Eaton UPSご購入者登録ページ」のご案内／
マニュアルとソフトウェアのご案内／電源ケーブル（200V製品）／ケーブルホルダー一式（200V製品）

入力電源ケーブル長
約2.3m
約2.3m
約1.8m
約1.9m
約173cm
RS232ケーブル長約180cm
USBケーブル長445mm(最短)～1000mm(最長)ラックレール長*1 UPS本体のコンセント形状はC20です。C19(メス) - L6-20P(オス)ケーブルが付属しているため、L6-20Pと表記しています。
*2 RS232ポートとUSBポートを同時に使用する事はできません*3 全負荷時条件*4 弊社で計測した実測値を記載しております（無負荷時条件）
製品の仕様は予告なく変更することがあります
ダイトロン株式会社
営業本部：102-0083 東京都千代田区麹町3-6 住友不動産麹町ビル3号館
本社：532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-6-11
https://www.eaton-daitron.jp/products/3021.html
弊社はEaton社UPS(無停電電源装置)の正規販売代理店および認定サービスプロバイダーです
GFD20-204OE03-3