CTWシリーズ

定格絶縁電圧AC DC660V
AC DC250Vラッピング仕様
定格通電電流15A【特長】● 二段タイプの端子台で省スペース化を実現● IEC35㎜レール（DIN35㎜レール）に装着可能● 上段と下段が半極ずつずれているため、上下どち● 工具なしで中間板の追加取付け・取外しが可能

らからでも配線可能。また下段端子部には適度な角度がついているので、結線がさらにスムーズ【一般仕様】
標準使用状態
保存温度
温度上昇
絶縁抵抗
商用周波耐電圧準拠規格【材質】
周囲温度 －25℃～+60℃（氷結又は、結露しないこと）
相対湿度 45～85％－40℃～+105℃（氷結又は、結露しないこと）
導電金具の温度上昇値35℃以下
各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上（DC500Vメガにて）2500V/１分間
JIS C 8201-7-1
NECA C 2811
（旧JIS C 2811）

本体
導電板
端子ネジ
側板
カバー
記名板CTW-15S2：変性PPE（黒）UL94V-0
CTW-15R：PC（黒）UL94V-2
黄銅（Niメッキ）
鉄（Znメッキ 三価クロメート）
変性PPE（黒） UL94V-0
PC（透明） UL94V-0
PVC（白）

特長
【定格】
形式

項目

定格絶縁電圧定格通電電流
適合電線

接続可能電線及び最大電流

端子ネジ

締付トルク

CTW-15S2

CTW-15R

AC DC660V

AC DC250V2㎟

ネジ側2㎟ ラッピング側φ0.8×2

M3.5×8L ±フリー端子SP付

M3.5×8L ±フリー端子SP付

15A

1.25㎟－15A
2㎟－15A15A

ネジ側2㎟－15A
ラッピング側φ0.8×2－15A

0.8～1.4N・m

0.8～1.4N・m【海外規格認定品としての定格】 周囲温度：－25℃～＋60℃
耐電圧：2200V/1分間

形式CTW-15S2

海外規格仕様TÜV仕様定格定格絶縁電圧（V） 定格通電電流（A） 適合電線：（AWG）
より線
AC DC600

1520～14

認証番号R9551150※上記はいずれもより線使用、圧着端子接続による値です。ご使用の際は、圧着端子、及びケーブルはそれぞれ規格認定品をご使用ください。

【レールへの取付け取外し方】● 中間板取付け方法

・レール横から端子台をスライドし装着
・1P 追加の場合は下記参照①片方の足を傾けてレールに引っ掛ける。

②前方に傾けたままもう片方を押さえ込む。

※逆の手順で1P取外す事ができます。

③レール中心に調整し垂直にしてセット完了。

CTWシリーズ

CTW-15S2 M3.5 / 2㎟，15A

適合アクセサリー【側板】（ABセット）CTW-15L2【寸法図】

質量 約10g

標準価格：79円（税抜）
販売単位：10セット【カバー】(1m)CA-30

質量 約27g

標準価格：530円（税抜）
販売単位：20個【記名板】

M-1LE

質量 約14g【一般仕様】

質量 約6g

標準価格 164円 / 個（税抜・販売単位：50）

電線サイズ/定格通電電流
定格絶縁電圧端子ネジ
締付トルク【レール】(1m)

DAV4-1000

質量 約191g

1.25㎟－15A/2㎟－15A
AC DC660V
M3.5×8L ±フリー端子SP付
0.8～1.4N・m

標準価格：957円（税抜）
販売単位：100本【止め金具】

HDV-2

適合圧着端子【海外規格仕様】
電線サイズ
定格絶縁電圧定格通電電流

標準価格：44円（税抜）
販売単位：50本

質量 約20g

標準価格：91円（税抜）
販売単位：50個※詳細はP429参照

適合ショートバーTÜV認定仕様AWG20～14(より線）
AC DC600V
15A

SB8A-□ SBR8A-□ BB8A-□ BBR8A-□※詳細はP435参照

レール式 組端子台〈組立完成品〉【寸法図】【注文形式】

CTWL-15S2-□U
ユニット数（販売単位：1）【構成部品】
中間板
側板カバー
記名板
レール止め金具

CTW-15S2
CTW-15L2（ABセット）
CA-30
M-1LE
DAV4HDV-2【寸法表】※レール寸法はP458参照
ユニット数Ｕ 1
端子台全長Ｌ 172345678910112533414957

6573818997 105 113 121 129

レール全長A 60608080 100 100 100 120 120 140 140 140 160 160 180

取付ピッチB50507070

909090 110 110 130 130 130 150 150 170

ユニット数Ｕ161718192021222324252612271328

14291530

端子台全長Ｌ 137 145 153 161 169 177 185 193 201 209 217 225 233 241 249

レール全長A 180 180 200 200 220 220 220 240 240 260 260 260 280 280 300
取付ピッチB 170 170 190 190 210 210 210 230 230 250 250 250 270 270 290

端子台全長 Ｌ＝ 端子幅（8㎜）× ユニット数（U）＋ 側板セット幅（9㎜）

記名板の長さ ＝ 端子幅（8㎜）× ユニット数（U）＋0.5㎜ / カバーの長さ ＝ 端子幅（8㎜）× ユニット数（U）＋5㎜

直取付式 組端子台〈組立完成品〉【寸法図】【注文形式】

CTWK-15S2-□U
ユニット数（販売単位：1）【構成部品】
中間板
側板カバー
記名板
シャフト

CTW-15S2
CTW-15K2（ABセット）
CA-30
M-1LE
M3シャフト（2本使用）【寸法表】
ユニット数Ｕ 1
端子台全長Ｌ 37234567845536169778593 101 109 117 125 133 141 149

取付ピッチB

910111213141527354351596775839199 107 115 123 131 139

シャフト長さ20303644506068758490 100 110 115 124 130

ユニット数Ｕ161718192021222324252627282930

端子台全長Ｌ 157 165 173 181 189－－－－－－－－－－

取付ピッチB 147 155 163 171 179 －
シャフト長さ 140 148 155 164 172 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－

記名板の長さ ＝ 端子幅（8㎜）× ユニット数（U）＋0.5㎜ / カバーの長さ ＝ 端子幅（8㎜）× ユニット数（U）＋5㎜

CTWシリーズ

CTW-15R M3.5 / 2㎟，15A

適合アクセサリー【側板】（ABセット）CTW-15L【寸法図】

質量 約13g

標準価格：149円（税抜）
販売単位：10セット【カバー】(1m)CA-30

質量 約27g

標準価格：530円（税抜）
販売単位：20個
【記名板】

M-1LE

質量 約13g

質量 約6g

標準価格 218円 / 個（税抜・販売単位：50）【レール】(1m)

DAV4-1000【一般仕様】
電線サイズ/定格通電電流
定格絶縁電圧端子ネジ
締付トルク

標準価格：44円（税抜）
販売単位：50本

質量 約191g

ネジ側2㎟－15A/ラッピング側φ0.8×2－15A
AC DC250V
M3.5×8L ±フリー端子SP付
0.8～1.4N・m

標準価格：957円（税抜）
販売単位：100本【止め金具】

HDV-2

質量 約20g

適合圧着端子

標準価格：91円（税抜）
販売単位：50個※詳細はP429参照

適合ショートバー
SB8A-□ SBR8A-□ BB8A-□ BBR8A-□※詳細はP435参照

レール式 組端子台〈組立完成品〉【注文形式】【寸法図】

CTWL-15R-□U
ユニット数（販売単位：1）【構成部品】
中間板
側板
カバー
記名板
レール止め金具

CTW-15R
CTW-15L（ABセット）CA-30
M-1LE
DAV4HDV-2【寸法表】※レール寸法はP458参照
ユニット数Ｕ 1
端子台全長Ｌ 1723456789101125334149576573818997 105 113 121 129

レール全長A 60608080 100 100 100 120 120 140 140 140 160 160 180

取付ピッチB50507070909090 110 110 130 130 130 150 150 170

ユニット数Ｕ161718192021222324252612271328

14291530

端子台全長Ｌ 137 145 153 161 169 177 185 193 201 209 217 225 233 241 249

レール全長A 180 180 200 200 220 220 220 240 240 260 260 260 280 280 300
取付ピッチB 170 170 190 190 210 210 210 230 230 250 250 250 270 270 290

端子台全長 Ｌ＝ 端子幅（8㎜）× ユニット数（U）＋ 側板セット幅（9㎜）

記名板の長さ ＝ 端子幅（8㎜）× ユニット数（U）＋0.5㎜ / カバーの長さ ＝ 端子幅（8㎜）× ユニット数（U）＋5㎜