資料番号：SA設-19-3 改1

玄海原子力発電所／東海第二発電所

基本設計比較表

【対象項目：

６１条

玄海原子力発電所 ３／４号炉】

2017年10月10日
日本原子力発電株式会社

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

東海第二発電所

10. その他発電用原子炉の附属施設

10. その他発電用原子炉の附属施設

10.9 緊急時対策所

10.9 緊急時対策所

10.9.2 重大事故等時

10.9.2 重大事故等時

10.9.2.1 概 要

10.9.2.1 概 要(1) 代替緊急時対策所 記載内容割愛【全体】・表，図，項目先は，東二の番号に変更
・設備名称：東二の名称に変更

記載の相違（代替緊急時対策所）
・東二は，「代替緊急時対策所」を設置していない。以下，同様「※1」(2) 緊急時対策所(緊急時対策棟内)
緊急時対策所(緊急時対策棟内)は、重大事故等が発生した場合においても当該事

緊急時対策所は，重大事故等が発生した場合においても当該事故等に対処するた故等に対処するために必要な指示を行う要員がとどまることができるよう、適切な措めに必要な指示を行う要員等がとどまることができるよう，適切な措置を講じた設

置を講じた設計とするとともに、重大事故等に対処するために必要な情報を把握でき計とするとともに，重大事故等に対処するために必要な情報を把握できる設備及びる設備及び発電所内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必発電所内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な設備を

要な設備を設置又は保管する設計とする。また、重大事故等に対処するために必要な設置又は保管する設計とする。また，重大事故等に対処するために必要な数の要員

数の要員を収容できる設計とする。

を収容できる設計とする。

緊急時対策所(緊急時対策棟内)の概略系統図を第 10.9.6 図から第 10.9.11 図に示

備考

緊急時対策所の系統概要図を第 10.9−1 図から第 10.9−6 図に示す。

記載表現の相違（概要系統図）
・東二は，系統概要図で統一

す。

10.9.2.2 設計方針

10.9.2.2 設計方針
記載の相違（代替緊急時対策所）※1(1) 代替緊急時対策所 記載内容割愛(2) 緊急時対策所(緊急時対策棟内)
緊急時対策所(緊急時対策棟内)は、重大事故等が発生した場合においても当該事

緊急時対策所は，重大事故等が発生した場合においても当該事故等に対処するた故等に対処するための適切な措置が講じられるよう、その機能に係る設備を含め、基めの適切な措置が講じられるよう，その機能に係る設備を含め，基準地震動による準地震動による地震力に対し、機能を喪失しないようにするとともに、基準津波の影

地震力に対し，機能を喪失しないようにするとともに，基準津波の影響を受けない

響を受けない設計とする。地震及び津波に対しては、「1.4.2 重大事故等対処施設の設計とする。地震及び津波に対しては，「1.3.2 重大事故等対処施設の耐震設計」

耐震設計」及び「1.5.2 重大事故等対処施設の耐津波設計」に基づく設計とする。

及び「1.4.2 重大事故等対処施設の耐津波設計」に基づく設計とする。

また、緊急時対策所(緊急時対策棟内)の機能に係る設備は、中央制御室との共通要緊急時対策所の機能に係る設備は，中央制御室との共通要因により同時に機能喪因により同時に機能喪失しないよう、中央制御室に対して独立性を有する設計とする

失しないよう，中央制御室に対して独立性を有する設計とするとともに，中央制御とともに、中央制御室とは離れた位置に設置又は保管する設計とする。

室とは離れた位置に設置又は保管する設計とする。

緊急時対策所(緊急時対策棟内)は、重大事故等に対処するために必要な指示を行

緊急時対策所は，重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員に加え，原う要員に加え、原子炉格納容器の破損等による発電所外への放射性物質の拡散を抑制

子炉格納容器の破損等による発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための対策

記載表現の相違（緊急時対策所棟内）
・玄海は「緊急時対策所棟内」に緊急時対策所を設置
・東二は「緊急時対策所」が単独建屋であるため記載削除以下，同様「※2」

記載表現の相違（緊急時対策所棟内）※2

1／25

玄海原子力発電所／東海第二発電所

基本設計比較表

【対象項目：

６１条

玄海原子力発電所 ３／４号炉】

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

東海第二発電所するための対策に対処するために必要な数の要員を含め、重大事故等に対処するために対処するために必要な数の要員を含め，重大事故等に対処するために必要な数のに必要な数の要員を収容することができる設計とする。

要員を収容することができる設計とする。

重大事故等が発生し、緊急時対策所(緊急時対策棟内)の外側が放射性物質により汚重大事故等が発生し，緊急時対策所の外側が放射性物質により汚染したような状染したような状況下において、対策要員が緊急時対策所(緊急時対策棟内)の外側から況下において，対策要員が緊急時対策所の外側から緊急時対策所内に放射性物質に室内に放射性物質による汚染を持ち込むことを防止するため、身体サーベイ及び作業よる汚染を持ち込むことを防止するため，身体の汚染検査及び作業服の着替え等を服の着替え等を行うための区画を設置する設計とする。身体サーベイの結果、対策要行うための区画を設置する設計とする。身体の汚染検査の結果，対策要員の汚染が員の汚染が確認された場合は、対策要員の除染を行うことができる区画を、身体サー確認された場合は，対策要員の除染を行うことができる区画を，身体の汚染検査をベイを行う区画に隣接して設置する設計とする。

行う区画に隣接して設置する設計とする。

a. 居住性を確保するための設備（１） 居住性の確保

重大事故等が発生した場合においても、当該事故等に対処するために必要な指示

重大事故等が発生した場合においても，当該事故等に対処するために必要な指示を行う要員等がとどまることができるよう、緊急時対策所(緊急時対策棟内)の居住性を行う要員等がとどまることができるよう，緊急時対策所の居住性の確保として重を確保するための設備として、以下の重大事故等対処設備(居住性の確保)を設ける。

大事故等対処設備（ａ． 緊急時対策所非常用換気設備及び緊急時対策所加圧設備による放射線防護，ｂ． 緊急時対策所内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の測定及びｃ． 放射線量の測定）を設ける。

重大事故等対処設備(居住性の確保)として、緊急時対策所遮へい(緊急時対策棟

重大事故等対処設備（ａ． 緊急時対策所非常用換気設備及び緊急時対策所加圧設内)、緊急時対策所(緊急時対策棟内)の緊急時対策所換気設備、酸素濃度計、二酸化備による放射線防護，ｂ． 緊急時対策所内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の測定，

炭素濃度計、緊急時対策所エリアモニタ及び可搬型エリアモニタを使用する。

ｃ． 放射線量の測定）として，緊急時対策所遮蔽，緊急時対策所の緊急時対策所非常用換気設備，緊急時対策所加圧設備，緊急時対策所用差圧計，酸素濃度計，二酸
化炭素濃度計，緊急時対策所エリアモニタ及び可搬型モニタリング・ポストを使用する。

緊急時対策所(緊急時対策棟内)の居住性については、想定する放射性物質の放出量

緊急時対策所の居住性については，想定する放射性物質の放出量等を東京電力株等を東京電力株式会社福島第一原了力発電所事故と同等とし、かつ、緊急時対策所(緊式会社福島第一原子力発電所事故と同等とし，かつ，緊急時対策所内でのマスクの急時対策棟内)内でのマスクの着用、交代要員体制、安定よう素剤の服用及び仮設設着用，交代要員体制，安定よう素剤の服用及び仮設設備を考慮しない条件において備を考慮しない条件においても、緊急時対策所(緊急時対策棟内)にとどまる要員の実も，緊急時対策所にとどまる要員の実効線量が事故後 7 日間で 100mSv を超えない

効線量が事故後 7 日間で 100mSv を超えないことを判断基準とする。

ことを判断基準とする。

備考

記載表現の相違（身体サーベイ）
・東二は，技術的能力，補足説明資料を含め「身体の汚染検査」で用語を統一(ｋｋ「身体サーベイ」)＊着替え「等」：マスク，線量計，ヘルメッ
ト，安全帯の着脱

記載表現の相違（居住性を確保するための設備）（ａ．ｂ．ｃ．項目）
・東二の技術的能力手順名と整合
記載表現の相違（緊急時対策所棟内）※2＊要員「等」：実施組織要員，電源確保要員，
水源確保要員，交代要員，初期消火要員
記載表現の相違（遮へい）・東二は「遮蔽」として用語の統一。
以下，同様「※3」
設備名称の相違（東二：加圧設備）・東二は「加圧設備」を「非常用換気設備」に含めず個別記載としている。
以下，同様「※4」（ｋｋも同様）（東二：緊急時対策所用差圧計）
・東二は，室内正圧維持の観点から，「差圧計」を SA 設備とした。
以下，同様「※5」(ｋｋも同様)ｋｋとの相違（文末：判断基準とする）
・ｋｋは，文末を｢超えない設計とする｣記載
・東二は 61 条規制要求（1.ｅ④）に基づき「判断基準とする」と記載とした。

2／25

玄海原子力発電所／東海第二発電所

基本設計比較表

【対象項目：

６１条】

玄海原子力発電所 ３／４号炉(a) 緊急時対策所遮へい(緊急時対策棟内)及び緊急時対策所換気設備

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

東海第二発電所
ａ． 緊急時対策所非常用換気設備及び緊急時対策所加圧設備による放射線防護

緊急時対策所遮へい(緊急時対策棟内)は、重大事故等が発生した場合において、緊緊急時対策所遮蔽は，重大事故等が発生した場合において，緊急時対策所の気密

急時対策所(緊急時対策棟内)の気密性及び緊急時対策所換気設備の性能とあいまっ

性及び緊急時対策所非常用換気設備及び緊急時対策所加圧設備の性能とあいまって、居住性に係る判断基準である緊急時対策所(緊急時対策棟内)にとどまる要員の実て、居住性に係る判断基準である緊急時対策所にとどまる要員の実効線量が事故後効線量が事故後 7 日間で 100mSv を超えない設計とする。

7日間で100mSvを超えない設計とする。

緊急時対策所(緊急時対策棟内)の緊急時対策所換気設備は、重大事故等が発生した

緊急時対策所の緊急時対策所非常用換気設備及び緊急時対策所加圧設備は，重大場合において、緊急時対策所(緊急時対策棟内)内への希ガス等の放射性物質の侵入を事故等が発生した場合において，緊急時対策所内への希ガス等の放射性物質の侵入低減又は防止するため適切な換気設計を行い、緊急時対策所(緊急時対策棟内)の気密を低減又は防止するため適切な換気設計を行い、緊急時対策所の気密性及び緊急時

性及び緊急時対策所遮へい(緊急時対策棟内)の性能とあいまって、居住性に係る判断対策所遮蔽の性能とあいまって,居住性に係る判断基準である緊急時対策所にとど基準である緊急時対策所(緊急時対策棟内)にとどまる要員の実効線量が事故後 7 日

まる要員の実効線量が事故後7日間で100mSvを超えない設計とする。

備考
記載表現の相違（ａ．項目）・東二の技術的能力手順名と整合
記載表現の相違（緊急時対策所棟内）※2
記載表現の相違（遮へい）※3
設備名称の相違（東二：加圧設備）※4＊希ガス「等」・放射性よう素及び粒子状の放射性物質
記載表現の相違（遮へい）※3

間で 100mSv を超えない設計とする。
なお、換気設計に当たっては、緊急時対策所(緊急時対策棟内)の建物の気密性に対なお，緊急時対策所非常用換気設備及び緊急時対策所加圧設備の設計に当たってして十分な余裕を考慮した設計とする。また、緊急時対策所(緊急時対策棟内)外の火

は，緊急時対策所の建物の気密性に対して十分な余裕を考慮した設計とする。また，災により発生する燃焼ガス又は有毒ガスに対する換気設備の隔離その他の適切に防緊急時対策所外の火災により発生する燃焼ガス又は有毒ガスに対する換気設備を隔護するための設備を設ける設計とする。

離する設計とし，その他に燃焼ガス又は有毒ガスから適切に防護するための設備を設ける設計とする。

緊急時対策所(緊急時対策棟内)の緊急時対策所換気設備として、緊急時対策所非常緊急時対策所の緊急時対策所非常用換気設備及び緊急時対策所加圧設備として用空気浄化ファン、緊急時対策所非常用空気浄化フィルタユニット及び緊急時対策所

緊急時対策所非常用送風機，緊急時対策所非常用フィルタ装置，緊急時対策所加圧

加圧設備を設置又は保管する設計とする。

設備及び緊急時対策所用差圧計を設置又は保管する設計とする。

具体的な設備は、以下のとおりとする。

具体的な設備は，以下のとおりとする。

・緊急時対策所遮へい(緊急時対策棟内)(3 号及び 4 号炉共用)・緊急時対策所遮蔽

・緊急時対策所非常用空気浄化ファン(3 号及び 4 号炉共用)・緊急時対策所非常用送風機

・緊急時対策所非常用空気浄化フィルタユニット(3 号及び 4 号炉共用)・緊急時対策所非常用フィルタ装置

・緊急時対策所加圧設備(3 号及び 4 号炉共用)・緊急時対策所加圧設備・緊急時対策所用差圧計(b) 緊急時対策所(緊急時対策棟内)内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の測定

ｂ．緊急時対策所内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の測定

緊急時対策所(緊急時対策棟内)には、室内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度が活動に

緊急時対策所には，災害対策本部内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度が活動に支障支障がない範囲にあることを把握できるよう酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計をがない範囲にあることを把握できるよう酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計を保管

設備名称の相違（東二：加圧設備）※4

記載表現の相違（東二：燃焼ガス又は有毒ガス）
・その他の内容を具体的に記載（ｋｋ記載なし）
記載表現の相違（緊急時対策所棟内）※2
設備名称の相違（東二：加圧設備）※4
設備の相違（東二：差圧計）※5＊「保管する設計」
・加圧設備の加圧ボンベ（可搬）を指した記載表現
記載表現の相違（遮へい）※3
設備名称の相違（共用）・東二は，共用なし

設備の相違（東二：差圧計）※5「災害対策本部内」
・災害対策本部室及び宿泊・休憩室

3／25

玄海原子力発電所／東海第二発電所

基本設計比較表

【対象項目：

６１条】

玄海原子力発電所 ３／４号炉
保管する設計とする。

東海第二発電所

具体的な設備は，以下のとおりとする。

・酸素濃度計(3 号及び 4 号炉共用)・酸素濃度計・二酸化炭素濃度計(3 号及び 4 号炉共用)・二酸化炭素濃度計

緊急時対策所には，災害対策本部内への希ガス等の放射性物質の侵入を低減又は又は防止するための確実な判断ができるよう放射線量を監視、測定する緊急時対策所防止するための確実な判断ができるよう放射線量を監視，測定する緊急時対策所エ

エリアモニタ及び加圧判断に使用する可搬型エリアモニタを保管する設計とする。

リアモニタ及び可搬型モニタリング・ポスト（加圧判断用）を保管する設計とする。

緊急時対策所エリアモニタの指示値は、緊急時対策所(緊急時対策棟内)内にて容易

緊急時対策所エリアモニタの指示値は，緊急時対策所の災害対策本部内にて容易

かつ確実に把握できる設計とする。また、可搬型エリアモニタの指示値は、無線によかつ確実に把握できる設計とする。また，可搬型モニタリング・ポスト（加圧判断り伝送し、緊急時対策所(緊急時対策棟内)内で監視できる設計とする。

用）の指示値は，衛星回線により伝送し，緊急時対策所の災害対策本部内で監視できる設計とする。

具体的な設備は、以下のとおりとする。

具体的な設備は，以下のとおりとする。

・緊急時対策所エリアモニタ(3 号及び 4 号炉共用)・緊急時対策所エリアモニタ

・可搬型エリアモニタ(3 号及び 4 号炉共用)・可搬型モニタリング・ポスト（加圧判断用）（8.1 放射線管理設備）(a) 情報収集のための設備

設備名称の相違（共用）・東二は，共用なし

ｃ．放射線量の測定

緊急時対策所(緊急時対策棟内)には、室内への希ガス等の放射性物質の侵入を低減

ｂ．重大事故等に対処するために必要な指示及び通信連絡に関わる設備

備考

する設計とする。

具体的な設備は、以下のとおりとする。

(c) 放射線量の測定

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

記載表現の相違（緊急時対策所棟内）※2
記載表現（加圧判断に使用する）
・東二の加圧判断は「緊急時対策所エリアモニタ」及び「可搬型モニタリング・ポスト」
両方用いるため「加圧判断に使用する」の記載は削除。
（ｋｋも同様）記載表現の相違（緊急時対策所棟内）※2
設備の相違（無線）・東二は，衛星回線を使用（ｋｋは記載なし）
設備名称の相違（共用）・東二は，共用なし（可搬型モニタリング・ポスト）
設備仕様等は「8.1 放射線管理設備」記載（２）必要な情報の把握及び通信連絡
ａ．必要な情報の把握

緊急時対策所(緊急時対策棟内)には、重大事故等が発生した場合においても当該事

緊急時対策所には，重大事故等が発生した場合においても当該事故等に対処する

故等に対処するために必要な指示ができるよう、重大事故等に対処するために必要なために必要な指示ができるよう，重大事故等に対処するために必要な情報を把握で情報を把握できる設備として、以下の重大事故等対処設備(情報の把握)を設ける。

きる設備として，重大事故等対処設備(必要な情報の把握)を設ける。

重大事故等対処設備(情報の把握)として、重大事故等に対処するために必要な情報

重大事故等対処設備(必要な情報の把握)として，重大事故等に対処するためにを中央制御室内の運転員を介さずに緊急時対策所(緊急時対策棟内)において把握で必要な情報を中央制御室内の運転員を介さずに緊急時対策所において把握できるきる情報収集設備を使用する。

情報収集設備を使用する。

緊急時対策所(緊急時対策棟内)の情報収集設備として、事故状態等の必要な情報を

緊急時対策所の情報収集設備として，事故状態等の必要な情報を把握するため把握するために必要なパラメータ等を収集し、緊急時対策所(緊急時対策棟内)で表示に必要なパラメータ等を収集し，緊急時対策所の災害対策本部内で表示できるよ

できるよう、緊急時運転パラメータ伝送システム(SPDS)及び SPDS データ表示装置をう，データ伝送装置，緊急時対策支援システム伝送装置及びＳＰＤＳデータ表示装設置する設計とする。

置で構成する安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）（以下「ＳＰＤＳ」という。
）

記載表現の相違（情報収集のための設備）（情報の把握）・東二は，技術的能力手順名（必要な情報の把握）と整合記載表現の相違（緊急時対策所棟内）※2＊事故状態「等」：風向，風速，波高
記載表現の相違（緊急時対策所棟内）※2＊パラメータ「等」：警報表示，系統の状態を設置する設計とする。

4／25

玄海原子力発電所／東海第二発電所

基本設計比較表

【対象項目：

６１条

玄海原子力発電所 ３／４号炉】

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

東海第二発電所

緊急時運転パラメータ伝送システム(SPDS)の電源は、ディーゼル発電機に加えて、ＳＰＤＳのうちデータ伝送装置の電源は，非常用交流電源設備に加えて，全交流

全交流動力電源が喪失した場合においても、代替電源設備である大容量空冷式発電機

動力電源が喪失した場合においても，常設代替交流電源設備である常設代替高圧電から給電できる設計とする。

源装置又は可搬型代替交流電源設備である可搬型代替低圧電源車から給電できる

備考
設備の相違（大容量空気冷却式発電機）
・東二は，代替電源設備として常設代替高圧
電源装置及び可搬型代替低圧電源車

設計とする。
具体的な設備は、以下のとおりとする。

具体的な設備は，以下のとおりとする。

・緊急時運転パラメータ伝送システム(SPDS)(3 号及び 4 号炉共用)

・ＳＰＤＳ（10.12 通信連絡設備）

・SPDS データ表示装置(3 号及び 4 号炉共用)

・常設代替高圧電源装置（10.2 代替電源設備）

・大容量空冷式発電機(10.2 代替電源設備)

・可搬型代替低圧電源車（10.2 代替電源設備）

その他、設計基準事故対処設備である非常用電源設備のディーゼル発電機を重大事故等対処設備として使用する。

(b) 通信連絡のための設備

その他，設計基準事故対処設備である非常用ディーゼル発電機を重大事故等対処設備として使用する。

ｂ．通信連絡

緊急時対策所(緊急時対策棟内)には、重大事故等が発生した場合においても発電

緊急時対策所には，重大事故等が発生した場合においても発電所の内外の通信連

所の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うための設備として、以絡をする必要のある場所と通信連絡を行うための設備として，重大事故等対処設備

下の重大事故等対処設備(通信連絡)を設ける。

（通信連絡）を設ける。

重大事故等対処設備(通信連絡)として、緊急時対策所(緊急時対策棟内)から中央

重大事故等対処設備(通信連絡)として緊急時対策所から中央制御室，屋内外の作

制御室、屋内外の作業場所、本店、国、地方公共団体、その他関係機関等の発電所

業場所，本店，国，自治体，その他関係機関等の発電所の内外の通信連絡をする必の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うため、通信連絡設備を使要のある場所と通信連絡を行うため，通信連絡設備を使用する。

用する。

型），無線連絡設備（携帯型），携行型有線通話装置及び統合原子力防災ネットワー

帯電話設備、無線連絡設備及び統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設

クに接続する通信連絡設備（テレビ会議システム，ＩＰ電話及びＩＰ−ＦＡＸ）を設

備を設置又は保管する設計とする。

置又は保管する設計とする。

具体的な設備は、以下のとおりとする.

具体的な設備は，以下のとおりとする。

・携帯型通話設備(3 号及び 4 号炉共用)(10.12 通信連絡設備 10.12.2 重大・衛星電話設備（固定型）（10.12 通信連絡設備）

・衛星携帯電話設備(3 号及び 4 号炉共用)(10.12 通信連絡設備 10.12.2 重大事故等時)
・無線連絡設備(3 号及び 4 号炉共用)(10.12 通信連絡設備 10.12.2 重大事
故等時)

記載表現の相違（通信連絡のための設備）
・東二は，技術的能力手順名（通信連絡）と整合
記載表現の相違（緊急時対策所棟内）※2

記載表現の相違（地方公共団体）
・東二は，「自治体」として用語を統一＊その他関係機関「等」：警察，消防，海保

緊急時対策所の通信連絡設備として衛星電話設備（固定型），衛星電話設備（携帯

緊急時対策所(緊急時対策棟内)の通信連絡設備として、携帯型通話設備、衛星携

事故等時)（ＳＰＤＳ）
・設計仕様等は「10.12 通信連絡設備」記載

・衛星電話設備（携帯型）（10.12 通信連絡設備）
・無線連絡設備（携帯型）（10.12 通信連絡設備）
・携行型有線通話装置（10.12 通信連絡設備）

設備名称の相違（通信設備）
・ＳＡ設備内容の相違

設備名称の相違（共用）・東二は，共用なし（具体的な設備）
・東二は，設計仕様等「10.12 通信連絡設備」
として包括して記載（ｋｋも同様）・統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（テレビ会議システム，Ｉ
Ｐ電話及びＩＰ−ＦＡＸ）（10.12 通信連絡設備）

・統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備(3 号及び 4 号炉共用)(10.12 通信連絡設備 10.12.2 重大事故等時)

5／25

玄海原子力発電所／東海第二発電所

基本設計比較表

【対象項目：

６１条】

玄海原子力発電所 ３／４号炉
c. 代替電源設備からの給電

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

東海第二発電所（３） 代替電源設備からの給電
ａ．緊急時対策所用発電機による給電

緊急時対策所(緊急時対策棟内)は、代替電源設備からの給電を可能とするよう、以下の重大事故等対処設備(電源の確保)を設ける。

緊急時対策所は，代替電源設備からの給電を可能とするように重大事故等対処設備

全交流動力電源が喪失した場合の重大事故等対処設備（緊急時対策所用発電機によ対策所用発電機車、緊急時対策所用発電機車用燃料油貯蔵タンク及び緊急時対策所用る給電）として緊急時対策所用発電機，緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンク，緊発電機車用給油ポンプを使用する。

急時対策所用発電機給油ポンプ及び緊急時対策所用Ｍ／Ｃを使用する。

緊急時対策所用発電機車は、1 台で緊急時対策所(緊急時対策棟内)に給電するため

緊急時対策所用発電機は，1個で緊急時対策所に給電するために必要な発電機容量をに必要な発電機容量を有するものを、予備も含めて 3 台保管することで、多重性を有有するものを2個設置することで，多重性を有する設計とする。また，緊急時対策所用する設計とする。

Ｍ／Ｃに接続し，緊急時対策所に電力を給電できる設計とする。

急時対策所用発電機車用給油ポンプを用いて、燃料を補給できる設計とする。

記載表現の相違（東二：緊急時対策所用発電機による給電）・東二は，技術的能力手順名と整合
記載表現の相違（緊急時対策所棟内）※2（緊急時対策所用発電機による給電）を設ける。

全交流動力電源が喪失した場合の重大事故等対処設備(電源の確保)として、緊急時

緊急時対策所用発電機車は、緊急時対策所用発電機車用燃料油貯蔵タンクより、緊備考

緊急時対策所用発電機は，緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンクより緊急時対策
所用発電機給油ポンプを用いて，燃料を補給できる設計とする。

具体的な設備は、以下のとおりとする。

具体的な設備は，以下のとおりとする。

・緊急時対策所用発電機車(3 号及び 4 号炉共用)・緊急時対策所用発電機

・緊急時対策所用発電機車用燃料油貯蔵タンク(3 号及び 4 号炉共用)・緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンク

・緊急日寺対策所用発電機車用給油ポンプ(3 号及び 4 号炉共用)・緊急時対策所用発電機給油ポンプ

設備の相違（緊急時対策所用発電機車）
・東二は，建屋内に常設として緊急時対策所用発電機を設置
以下，同様「※6」（ｋｋは電源車 2 台１ｾｯﾄ 5 台）
設備名称（台）・東二は，個数単位で統一
以下，同様「※7」（ｋｋは「台」）設備の追記（東二：緊急時対策所用Ｍ／Ｃ）
・東二のＭ／Ｃは，ＳＡ電源設備から直接受電する設備であることから，
ＳＡ設備としている。
記載表現の相違（3 台保管する）
・東二は，常設発電機のため「設置する」と記載
設備名称の相違（共用）・東二は，共用なし

・緊急時対策所用Ｍ／Ｃディーゼル発電機は、設計基準事故対処設備であるとともに、重大事故等時におい非常用ディーゼル発電機は，設計基準事故対処設備であるとともに，重大事故等時ても使用するため、「1.1.7 重大事故等対処設備に関する基本方針」に示す設計方針においても使用するため，「1.1.7 重大事故等対処設備に関する基本方針」に示す設を適用する。

計方針を適用する。

ただし、多様性、位置的分散等を考慮すべき対象の設計基準事故対処設備はないこ

ただし，多様性及び位置的分散を考慮すべき対象の設計基準事故対処設備はないことから、「1.1.7 重大事故等対処設備に関する基本方針」のうち多様性、位置的分散とから，「1.1.7 重大事故等対処設備に関する基本方針」のうち多様性及び位置的分等の設計方針は適用しない。

散の設計方針は適用しない。
可搬型モニタリング・ポストは（加圧判断用）, 「8.1 放射線管理設備」に示す。

携帯型通話設備、衛星携帯電話設備、無線連絡設備及び統合原子力防災ネットワー

ＳＰＤＳ，衛星電話設備（固定型），衛星電話設備（携帯型）無線連絡設備（携帯クに接続する通信連絡設備は、「10.12 通信連絡設備 10.12.2 重大事故等時」にて型），携行型有線通話装置及び統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備

記載する。

（テレビ会議システム，ＩＰ電話及びＩＰ−ＦＡＸ）は，「10.12 通信連絡設備」に示（可搬型モニタリング・ポスト）
設備仕様等は「8.1 放射線管理設備」記載
設備名称の相違（通信設備）
・ＳＡ設備内容の相違す。
ディーゼル発電機及び大容量空冷式発電機は、「10.2 代替電源設備」
にて記載する。

非常用ディーゼル発電機，常設代替高圧電源装置及び可搬型代替低圧電源車は、「10.2 代替電源設備」に示す。

設備の相違（大容量空気冷却式発電機）
・東二は，代替電源設備として常設代替高圧
電源装置及び可搬型代替低圧電源車

6／25

玄海原子力発電所／東海第二発電所

基本設計比較表

【対象項目：

６１条

玄海原子力発電所 ３／４号炉
10.9.2.2.1 多重性、多様性、独立性及び位置的分散
基本方針については、「1.1.7.1 多様性、位置的分散、悪影響防止等」に示す。

】

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

東海第二発電所

備考

10.9.2.2.1 多重性，多様性，独立性及び位置的分散
基本方針については，「1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。

(1) 代替緊急時対策所 記載内容割愛

記載の相違（代替緊急時対策所）※1(2) 緊急時対策所(緊急時対策棟内)
緊急時対策所(緊急時対策棟内)は、独立した建屋及びそれと一体の緊急時対策

緊急時対策所は，独立した建屋と一体の緊急時対策所遮蔽並びに非常用換気設

所遮へい(緊急時対策棟内)並びに換気設備として緊急時対策所非常用空気浄化

備として緊急時対策所非常用送風機，緊急時対策所非常用フィルタ装置及び緊急

ファン及び緊急時対策所非常用空気浄化フィルタユニットを有し、さらに、換気時対策所用差圧計を有し，さらに，非常用換気設備の電源を緊急時対策所用発電設備の電源を空冷式の緊急時対策所用発電機車から給電できる設計とする。これ

機から給電できる設計とする。これら中央制御室に対して独立性を有した設備にら中央制御室に対して独立性を有した設備により居住性を確保できる設計とす

より居住性を確保できる設計とする。

記載表現の相違（緊急時対策所棟内）※2
記載表現の相違（遮へい）※3
設備の相違（東二：差圧計）※5
設備の相違（緊急時対策所用発電機車）※6

る。
緊急時対策所(緊急時対策棟内)及び緊急時対策所非常用空気浄化ファンは、

緊急時対策所，緊急時対策所非常用送風機，緊急時対策所非常用フィルタ装置，緊急時対策棟内に設置し、緊急時対策所非常用空気浄化フィルタユニット及び緊急時対策所用差圧計，緊急時対策所用発電機，酸素濃度計，二酸化炭素濃度計及緊急時対策所用発電機車は、中央制御室とは離れた位置の屋外に設置及び保管

び緊急時対策所エリアモニタは，緊急時対策所の建屋内に設置及び保管することすることで、位置的分散を図る設計とする。

で，位置的分散を図る設計とする。

緊急時対策所非常用空気浄化ファン及び緊急時対策所非常用空気浄化フィル

緊急時対策所非常用送風機及び緊急時対策所非常用フィルタ装置は，1 個で緊急

タユニットは、1 台で緊急時対策所(緊急時対策棟内)内を換気するために必要な時対策所内を換気するために必要なファン容量及びフィルタ容量を有するものを

ファン容量及びフィルタ容量を有するものを合計 2 台(3 号及び 4 号炉共用)設置

合計 2 個設置することで，多重性を持つ設計とする。

記載設備の相違（東二：酸素濃度計，二酸化炭素濃度）（東二：緊急時対策所エリアモニタ）
・東二は，SA 設備として，建屋内に保管（ｋｋ記載の反映）

設備名称の相違（共用）・東二は，共用なし
設備名称（台）※7

することで、多重性を持つ設計とする。
緊急時対策所用発電機車は、1 台で緊急時対策所(緊急時対策棟内)に給電するために必要な発電機容量を有するものを合計 3 台(3 号及び 4 号炉共用)保管す

緊急時対策所用発電機は，1個で緊急時対策所に給電するために必要な発電機容量を有するものを合計2個設置することで，多重性を持つ設計とする。

ることで、多重性を持つ設計とする。

緊急時対策所用発電機車用燃料油貯蔵タンクは、外部からの支援がなくとも、

緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンクは，外部からの支援がなくとも，1個で1 基で緊急時対策所用発電機車の 7 日分の連続定格運転に必要なタンク容量を緊急時対策所用発電機の7日分の連続定格運転に必要なタンク容量を有するもの

有するものを合計 2 基(3 号及び 4 号炉共用)設置することで、多重性を持つ設計

を合計2個設置することで，多重性を持つ設計とする。

ｋｋとの相違（文末：判断基準とする）
・ｋｋは，タンクローリーを使用
・東二，玄海は，タンクを使用とする。

緊急時対策所用発電機車用給油ポンプは、1 台で緊急時対策所用発電機車の連緊急時対策所用発電機給油ポンプは，1個で緊急時対策所用発電機の連続定格運

続定格運転に必要な燃料を供給できるポンプ容量を有するものを合計 2 台(3 号

転に必要な燃料を供給できるポンプ容量を有するものを合計2個設置することで，及び 4 号炉共用)設置することで、多重性を持つ設計とする。

多重性を持つ設計とする。

7／25

玄海原子力発電所／東海第二発電所

基本設計比較表

【対象項目：

６１条

玄海原子力発電所 ３／４号炉

10.9.2.2.2 悪影響防止
基本方針については、「1.1.7.1 多様性、位置的分散、悪影響防止等」に示す。

】

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

東海第二発電所

備考

10.9.2.2.2 悪影響防止
基本方針については，「1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。

(1) 代替緊急時対策所 記載内容割愛

記載の相違（代替緊急時対策所）※1(2) 緊急時対策所(緊急時対策棟内)
居住性の確保に使用する緊急時対策所遮へい(緊急時対策棟内)は、緊急時対策棟と一体のコンクリート構造物とし、倒壊等により他の設備に悪影響を及ぼさな

居住性の確保に使用する緊急時対策所遮蔽は，緊急時対策所と一体のコンクリート構造物とし，倒壊等により他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

記載表現の相違（緊急時対策所棟内）※2
記載表現の相違（遮へい）※3＊倒壊「等」：屋根の崩落，壁のヒビ，割れい設計とする。
居住性の確保に使用する緊急時対策所非常用空気浄化ファン及び緊急時対策所

居住性の確保に使用する緊急時対策所非常用送風機及び緊急時対策所非常用フ

非常用空気浄化フィルタユニットは、他の設備から独立して使用可能とすること

ィルタ装置は，他の設備から独立して使用可能とすることにより他の設備に悪影により、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。居住性の確保に使用する緊響を及ぼさない設計とする。居住性の確保に使用する緊急時対策所加圧設備は，急時対策所加圧設備は、通常時に接続先の系統と分離された状態であること及び通常時に接続先の系統と分離された状態であること及び重大事故等時は重大事故重大事故等時は重大事故等対処設備としての系統構成とすることで、他の設備に等対処設備としての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

悪影響を及ぼさない設計とする。

とする。
居住性の確保に使用する緊急時対策所用差圧計は，他の設備から独立して単独

設備の相違（東二：差圧計）※5で使用可能なことにより他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

居住性の確保に使用する酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は、他の設備から独居住性の確保に使用する酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は，他の設備から独立して単独で使用可能なことにより他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

立して単独で使用可能なことにより他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

居住性の確保に使用する緊急時対策所エリアモニタ及び可搬型エリアモニタ

居住性の確保に使用する緊急時対策所エリアモニタは，他の設備から独立しては、他の設備から独立して単独で使用可能なことにより他の設備に悪影響を及ぼ

単独で使用可能なことにより他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。また，さない設計とする。また、緊急時対策所エリアモニタ及び可搬型エリアモニタは、

緊急時対策所エリアモニタは，設置場所において固縛等によって固定することで，設置場所において固縛等によって固定することで、他の設備に悪影響を及ぼさな

他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

記載内容の相違（可搬型エリアモニタ）
・東二は，可搬型モニタリング・ポストは「8.1 放射線管理設備」に記載＊固縛「等」：枠止め，接着，台止め，ビス
止め

い設計とする。
（ＳＰＤＳ）・ＳＰＤＳは「10.12 通信連絡設備」記載

情報の把握に使用する緊急時運転パラメータ伝送システム(SPDS)及び SPDS データ表示装置は、設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事
故等対処設備として使用することで、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

電源の確保に使用する緊急時対策所用発電機車は、通常時に接続先の系統と分電源の確保に使用する緊急時対策所用発電機は，通常時に接続先の系統と分離

設備の相違（緊急時対策所用発電機車）※6

8／25

玄海原子力発電所／東海第二発電所

基本設計比較表

【対象項目：

玄海原子力発電所 ３／４号炉

６１条】

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

東海第二発電所

離された状態であること及び重大事故等時は重大事故等対処設備としての系統構された状態であること及び重大事故等時は重大事故等対処設備としての系統構成

成とすることで、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。また、緊急時対策とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

備考
・東二は，常設（固定）された発電機のため．
，
車両止めは用いていない

所用発電機車は、設置場所において車輪止めによって固定することで、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。
電源の確保に使用する緊急時対策所用発電機車用燃料油貯蔵タンク及び緊急時

電源の確保に使用する緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンク及び緊急時対策

対策所用発電機車用給油ポンプは、他の設備から独立して使用可能とすることに所用発電機給油ポンプは，他の設備から独立して使用することにより他の設備により、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

悪影響を及ぼさない設計とする。

10.9.2.2.3 共用の禁止(1) 代替緊急時対策所 記載内容割愛＊運用の相違（共用の禁止）
・東二は，単機プラントのため該当なし
・以降，項目番号繰り上り(2) 緊急時対策所(緊急時対策棟内)
緊急時対策所(緊急時対策棟内)は、事故対応において 3 号炉及び 4 号炉双方のプラント状況を考慮した指揮命令を行う必要があるため、同一スペースを共用化
し、事故収束に必要な緊急時対策所遮へい(緊急時対策棟内)、緊急時対策所非常用空気浄化ファン、緊急時対策所非常用空気浄化フィルタユニット、緊急時運転パラメータ伝送システム(SPDS)、SPDS データ表示装置、緊急時対策所用発電機
車用燃料油貯蔵タンク及び緊急時対策所用発電機車用給油ポンプを設置する。共用により、必要な情報(相互のプラント状況、運転員の対応状況等)を共有・考慮しながら、総合的な管理(事故処置を含む。)を行うことで、安全性の向上が図れることから、3 号炉及び 4 号炉で共用する設計とする。
各設備は、共用により悪影響を及ぼさないよう、号炉の区分けなく使用でき、更にフラントパラメータは、号炉ごとに表示・監視できる設計とする。

10.9.2.2.4 容量等
基本方針については、「1.1.7.2 容量等」に示す。

10.9.2.2.3 容量等
基本方針については，「1.1.7.2 容量等」に示す。
記載の相違（代替緊急時対策所）※1(1) 代替緊急時対策所 記載内容割愛(2) 緊急時対策所(緊急時対策棟内)
緊急時対策所(緊急時対策棟内)の指揮スペースは、重大事故等に対処するた

緊急時対策所の災害対策本部は，重大事故等に対処するために必要な指示をすめに必要な指示をする対策要員及び原子炉格納容器の破損等による発電所外へる対策要員及び原子炉格納容器の破損等による発電所外への放射性物質の拡散のの放射性物質の拡散の抑制に必要な現場活動等に従事する対策要員等、最大 100抑制に必要な現場活動等に従事する対策要員等，最大約 100 名を収容できる設計

記載表現の相違（緊急時対策所棟内）※2＊現場活動「等」
・弁操作，モニタリング，水源確保，ルート

9／25

玄海原子力発電所／東海第二発電所

基本設計比較表

玄海原子力発電所 ３／４号炉【対象項目：

６１条】

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

東海第二発電所

名を収容できる設計とする。また、対策要員等が緊急時対策所(緊急時対策棟内)とする。また，対策要員等が緊急時対策所に 7 日間とどまり重大事故等に対処すに 7 日間とどまり重大事故等に対処するために必要な数量の放射線管理用資機るために必要な数量の放射線管理用資機材や食料等を配備できる設計とする。

材や食料等を配備できる設計とする。

緊急時対策所遮へい(緊急時対策棟内)は、重大事故等が発生した場合におい緊急時対策所遮蔽は，重大事故等が発生した場合において，緊急時対策所の気て、緊急時対策所(緊急時対策棟内)の気密性及び緊急時対策所換気設備の性能

密性，緊急時対策所非常用換気設備及び緊急時対策所加圧設備の性能とあいまっとあいまって、居住性に係る判断基準である緊急時対策所(緊急時対策棟内)にて，居住性に係る判断基準である緊急時対策所にとどまる要員の実効線量が事故とどまる要員の実効線量が事故後 7 日間で 100mSv を超えない設計とする。

後 7 日間で 100mSv を超えない設計とする。

緊急時対策所非常用空気浄化ファン、緊急時対策所非常用空気浄化フィルタ

緊急時対策所非常用送風機，緊急時対策所非常用フィルタ装置及び緊急時対策

ユニット及び緊急時対策所加圧設備は、緊急時対策所(緊急時対策棟内)内にと所加圧設備は，緊急時対策所内にとどまる対策要員の被ばくを低減し，かつ，酸素

どまる対策要員の線量を低減し、かつ、酸素濃度及び二酸化炭素濃度を活動に支濃度及び二酸化炭素濃度を活動に支障がなく維持できる設計とする。

備考
確保＊対策要員「等」：初期消火要員，水源確保
要員，電源確保要員，関係会社・メーカ−
派遣要員＊食料「等」：飲料水，周辺地図，周辺人口
関連データ，計器類
記載表現の相違（緊急時対策所棟内）※2
記載表現の相違（遮へい）※3
設備名称の相違（東二：加圧設備）※4

障がなく維持できる設計とする。

緊急時対策所非常用空気浄化ファン及び緊急日寺対策所非常用空気浄化フィルタユニットは、緊急時対策所(緊急時対策棟内)内を換気するためのファン容緊急時対策所非常用送風機及び緊急時対策所非常用フィルタ装置は，緊急時対策所内を換気するためのファン容量及びフィルタ容量を有する設計とする。

量及びフィルタ容量を有する設計とする。
また、緊急時対策所非常用空気浄化フィルタユニットは、身体サーベイ及び作緊急時対策所非常用フィルタ装置は，身体の汚染検査及び作業服の着替え等を

業服の着替え等を行うための区画を含め緊急時対策所(緊急時対策棟内)内に対行うための区画を含め緊急時対策所内に対して放射線による悪影響を及ぼさない

し、放射線による悪影響を及ぼさないよう、十分な放射性物質の除去効率及び吸よう，十分な放射性物質の除去効率及び吸着能力を有する設計とする。

着能力を有する設計とする。

緊急時対策所加圧設備は、「実用発電用原子炉に係る重大事故時の制御室及び緊急時対策所加圧設備は，「実用発電用原子炉に係る重大事故時の制御室及び緊緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価に関する審査ガイド」における放射性急時対策所の居住性に係る被ばく評価に関する審査ガイド」における放射性物質

物質の放出時間が 10 時間であることを踏まえ、緊急時対策所(緊急時対策棟内)の放出時間が 1O 時間であることを踏まえ，緊急時対策所の災害対策本部内等を加内を加圧するために必要な容量を確保するだけでなく、予測困難なプルームの圧するために必要な容量を確保するだけでなく，予測困難なプルームの通過に対通過に対して十分な余裕を持つ設計とする。保有数は、緊急時対策所(緊急時対して十分な余裕を持つ設計とする。空気ボンベの保有数は，緊急時対策所の災害策棟内)内を加圧するために必要な容量の空気ボンベに、保守点検は目視点検で対策本部内等を加圧するために必要な容量の空気ボンベに，保守点検は目視点検あり、保守点検中でも使用可能であるため、保守点検用は考慮せずに、故障時のであり，保守点検中でも使用可能であるため，保守点検用は考慮せずに，故障時のバックアップ用として 1 個を加え、一式(3 号及び 4 号炉共用)を保管する。

予備用を加えた一式をを保管する。

緊急時対策所用差圧計は，緊急時対策所の災害対策本部の正圧化された室内と記載表現の相違（身体サーベイ）
・東二は，技術的能力，補足説明資料を含め「身体の汚染検査」で用語を統一(ｋｋ「身体サーベイ」)＊着替え「等」：マスク，線量計，ヘルメッ
ト，安全帯の着脱＊災害対策本部内「等」：宿泊・休憩室，食料等資機材倉庫，エアロック室，空調機械（冷凍機）室

設備名称の相違（共用）・東二は，共用なし

設備の相違（東二：差圧計）※5（ｋｋも同様）10／25

玄海原子力発電所／東海第二発電所

基本設計比較表

【対象項目：

６１条

玄海原子力発電所 ３／４号炉】

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

東海第二発電所

備考

周辺エリアとの差圧を監視できる設計とする。

酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は、緊急時対策所(緊急時対策棟内)内の居

酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は，緊急時対策所災害対策本部内の居住環境

住環境の基準値を上回る範囲を測定できるものを、それぞれ 1 個を 1 セットとの基準値を上回る範囲を測定できるものを，それぞれ１個使用する。保有数は，そし、3 号炉及び 4 号炉で 1 セット使用する。保有数は、3 号炉及び 4 号炉で 1 セ

れぞれ故障時及び保守点検による待機除外時の予備用として１個を加えた合計2

ット、故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として 2 セット個を保管する。

記載表現の相違（緊急時対策所棟内）※2の合計 3 セット(3 号及び 4 号炉共用)を保管する。

緊急時対策所エリアモニタは、緊急時対策所(緊急時対策棟内)内の放射線量

緊急時対策所エリアモニタは，緊急時対策所災害対策本部内の放射線量の測定の測定が可能な計測範囲を持つものを 1 セット 1 個使用する。保有数は、3 号炉が可能な計測範囲を持つものを 1 個使用する。保有数は，保守点検において模擬及び 4 号炉で 1 セット 1 個、保守点検は模擬入力による特性確認等であり、保入力による特性確認等であり，保守点検中でも使用可能であるため，保守点検は

守点検中でも使用可能であるため、保守点検は考慮せずに、故障時のバックアッ

考慮せずに，故障時の予備用として１個を加えた合計 2 個を保管する。

ｋｋは，本部，待避場所で各１台＋予備の計
3 台）＊特性確認「等」：線源校正，標準器を含めた模擬ガス他試験のためのアイテムを指す
設備名称の相違（共用）・東二は，共用なし

プ用として 1 個の合計 2 個(3 号及び 4 号炉共用)を保管する。

可搬型エリアモニタは、緊急時対策所(緊急時対策棟内)の加圧判断が可能な（可搬型モニタリング・ポスト）
・可搬型モニタリング・ポストは「8.1 放射線管理設備」記載

個数として 3 号炉及び 4 号炉で 1 セット 1 個使用する。保有数は、3 号炉及び 4号炉で 1 セット 1 個、保守点検は模擬入力による特性確認等であり、保守点検中でも使用可能であるため、保守点検は考慮せずに、故障時のバックアップ用として 1 個の合計 2 個(3 号及び 4 号炉共用)を保管する。

緊急時運転パラメータ伝送システム(SPDS)は、発電所内外の通信連絡をする（ＳＰＤＳ）・ＳＰＤＳは「10.12 通信連絡設備」記載

必要のある場所と必要なデータ量を伝送できる設計とする。
SPDS データ表示装置は、重大事故等に対処するために必要なパラメータを共有するために必要な個数を設置する設計とする。

代替電源設備である緊急時対策所用発電機車は、緊急時対策所(緊急時対策棟

代替電源設備である緊急時対策所用発電機は，緊急時対策所に給電するために内)に給電するために必要な発電機容量を有するものを 3 号炉及び 4 号炉で 1 セ

必要な発電機容量を有するものを 1 個使用する。保有数は，故障時及び保守点検

ット 1 台使用する。保有数は、3 号炉及び 4 号炉で 1 セット 1 台、故障時及び保による待機除外時の予備用として 1 個の合計 2 個を設置する設計とする。

守点検による待機除外時のバックアップ用として 2 台の合計 3 台(3 号及び 4 号

設備の相違（緊急時対策所用発電機車）※6
・東二は常設電源のため「設置」と記載
記載表現の相違（緊急時対策所棟内）※2
設備名称（台）※7
設備名称の相違（共用）・東二は，共用なし

炉共用)を保管する。

緊急時対策所用発電機車用燃料油貯蔵タンクは、外部からの支援がなくとも、

緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンクは，外部からの支援がなくとも，緊急設備の相違（緊急時対策所用発電機車）※6

11／25

玄海原子力発電所／東海第二発電所

基本設計比較表

【対象項目：

６１条

玄海原子力発電所 ３／４号炉】

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

東海第二発電所

緊急時対策所用発電機車の 7 日分の連続定格運転に必要なタンク容量を有する時対策所用発電機の 7 日分の連続定格運転に必要なタンク容量を有する設計とす設計とする。

る。

備考

設備の相違（緊急時対策所用発電機車）※6
緊急時対策所用発電機車用給油ホンプは、緊急時対策所用発電機車の連続定格運転に必要な燃料を供給できるポンプ容量を有する設計とする。

緊急時対策所用発電機給油ポンプは，緊急時対策所用発電機の連続定格運転に必要な燃料を供給できるポンプ容量を有する設計とする。

緊急時対策所用Ｍ／Ｃは，緊急時対策所用発電機の定格電流に対し，十分な母線定格電流を有する設計とする。

10.9.2.2.5 環境条件等
基本方針については、「1.1.7.3 環境条件等」に示す。

設備の追記（東二：緊急時対策所用Ｍ／Ｃ）
・東二のＭ／Ｃは，ＳＡ電源設備から直接受電する設備であることから，ＳＡ設備としている

10.9.2.2.4 環境条件等
基本方針については、「1.1.7.3 環境条件等」に示す。

(1) 代替緊急時対策所 記載内容割愛

記載の相違（代替緊急時対策所）※1(2) 緊急時対策所(緊急時対策棟内)
緊急時対策所遮へい(緊急時対策棟内)は、屋外及び緊急時対策棟内に設置し、緊急時対策所遮蔽は，屋外及び緊急時対策所建屋内に設置し，コンクリート構

コンクリート構造物として緊急時対策棟と一体であり、建屋として重大事故等造物として緊急時対策所建屋と一体であり，建屋として重大事故等時における環

時における環境条件を考慮した設計とする。

境条件を考慮した設計とする。

記載表現の相違（緊急時対策所棟内）※2
記載表現の相違（遮へい）※3（玄海にあわせ以下の条件で整理）
緊急時対策所非常用空気浄化ファンは、緊急時対策棟内に設置し、重大事故等

緊急時対策所非常用送風機，緊急時対策所加圧設備，緊急時対策所用差圧計緊時における環境条件を考慮した設計とする。操作は緊急時対策所(緊急時対策棟

急時対策所用発電機，緊急時対策所用Ｍ／Ｃ及び緊急時対策所用発電機給油ポン内)内で可能な設計とする。

プは，緊急時対策所建屋内に設置し，重大事故等時における環境条件を考慮した＊常設設備で「建屋内」に設置し，「緊対所」で操作する設備（ｋｋは建屋内と屋外に分けて記載）

設計とする。操作は緊急時対策所の災害対策本部内で可能な設計とする。

緊急時対策所非常用空気浄化フィルタユニット及び緊急時対策所用発電機車
用燃料油貯蔵タンクは、屋外に設置し、重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。

緊急時対策所非常用フィルタ装置は，緊急時対策建屋内に設置し、重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。
緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンクは，屋外に設置し，重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。

＊常設設備で「建屋内」に設置し「操作の必要の無い設備」＊常設設備で「屋外」に設置し「操作の必要の無い設備」

緊急時対策所加圧設備及び緊急時対策所用発電機車は、屋外に保管及び設置し、重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。操作は設置場所及び緊急時対策所(緊急時対策棟内)内で可能な設計とする。

＊東二は，常設設備で「屋外に保管及び設
置」し「設置場所及び緊対所」で操作する
設備に記載

12／25

玄海原子力発電所／東海第二発電所

基本設計比較表

【対象項目：

６１条

玄海原子力発電所 ３／４号炉】

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

東海第二発電所

酸素濃度計、二酸化炭素濃度計及び緊急時対策所エリアモニタは、緊急時対策

酸素濃度計，二酸化炭素濃度計及び緊急時対策所エリアモニタは，緊急時対策所(緊急時対策棟内)内に保管及び設置し、重大事故等時における環境条件を考所内に保管及び設置し，重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。

慮した設計とする。操作は緊急時対策所(緊急時対策棟内)内(計測場所)で可能

操作は緊急時対策所の災害対策本部内で可能な設計とする。

備考＊可搬設備で「建屋内」に「保管及び設置」
し，「緊対所」で操作する設備を集約な設計とする。
（可搬型モニタリング・ポスト）
・可搬型モニタリング・ポストは「8.1 放射線管理設備」記載

可搬型エリアモニタは、緊急時対策所(緊急時対策棟内)内に保管するとともに、屋外に設置し、重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。操作は設置場所で可能な設計とする。

緊急時運転パラメータ伝送システム(SPDS)は、原子炉補助建屋及び 4 号炉の（ＳＰＤＳ）・ＳＰＤＳは「10.12 通信連絡設備」記載

原子炉周辺建屋内に設置し、重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。
SPDS データ表示装置は、緊急時対策所(緊急時対策棟内)内に設置し、重大事
故等時における環境条件を考慮した設計とする。操作は設置場所で可能な設計とする。

＊東二は，常設設備で「屋外に保管及び設
置」し「設置場所及び緊対所」で操作する
設備に記載

緊急時対策所用発電機車用給油ポンプは、屋外に設置し、重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。操作は設置場所及び緊急時対策所(緊急時対策棟内)内で可能な設計とする。

10.9.2.2.6 操作性の確保
基本方針については、「1.1.7.4 操作性及び試験・検査性について」に示す。

10.9.2.2.5 操作性の確保
基本方針については、「1.1.7.4 操作性及び試験・検査性について」に示す。

(1) 代替緊急時対策所 記載内容割愛

記載の相違（代替緊急時対策所）※1(2) 緊急時対策所(緊急時対策棟内)
緊急時対策所非常用空気浄化ファン、緊急時対策所非常用空気浄化フィルタ

緊急時対策所非常用送風機，緊急時対策所非常用フィルタ装置及び緊急時対策

ユニット及び緊急時対策所加圧設備を使用した居住性の確保を行う系統は、重所加圧設備を使用した居住性の確保を行う系統は，重大事故等が発生した場合で大事故等が発生した場合でも、通常時の系統から弁操作等にて速やかに切替えも，通常時の系統から弁操作等にて速やかに切替えできる設計とする。また，外気できる設計とする。また、外気中の放射性物質の濃度に応じてこれらの設備の運中の放射性物質の濃度に応じてこれらの設備の運転・停止を行う必要があるため、転・停止を行う必要があるため、緊急時対策所非常用空気浄化ファンは、緊急時

緊急時対策所非常用送風機は，緊急時対策所の災害対策本部内のスイッチによる対策所(緊急時対策棟内)内の操作スイッチによる操作が可能な設計とする。

操作が可能な設計とする。

13／25

玄海原子力発電所／東海第二発電所

基本設計比較表

【対象項目：

６１条

玄海原子力発電所 ３／４号炉】

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

東海第二発電所

緊急時対策所加圧設備は、速やかに系統構成できるよう、緊急時対策棟近傍に

緊急時対策所加圧設備は，速やかに系統構成できるよう，緊急時対策所内に配配備し、簡便な接続規格による接続とする設計とするとともに、容易に交換がで備し、簡便な接続規格による接続とする設計とするとともに，容易に交換ができきる設計とする。また、外気中の放射性物質の濃度に応じて緊急時対策所(緊急る設計とする。また，外気中の放射性物質の濃度に応じて緊急時対策所の災害対時対策棟内)内を加圧する必要があるため、設置場所及び緊急時対策所(緊急時策本部内等を加圧する必要があるため，緊急時対策所の災害対策本部内のスイ対策棟内)内の手動弁により確実に空気加圧操作ができる設計とする。

ッチにより確実に空気加圧操作ができる設計とする。

酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は、重大事故等が発生した場合でも、設計基

酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は，重大事故等が発生した場合でも，設計基

準対象施設として使用する場合と同じ構成で重大事故等対処設備として使用す準対象施設として使用する場合と同じ構成で重大事故等対処設備として使用す

る設計とする。

る設計とする。

酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は、汎用品を用いる等、人力により容易に運搬でき、付属の操作スイッチにより設置場所での操作が可能な設計とする。

緊急時対策所エリアモニタ及び可搬型エリアモニタを使用した放射線量の測定を行う系統は、設計基準対象施設と兼用せず、他の系統と切り替えることなく

備考＊災害対策本部内「等」：宿泊・休憩室，食料等資機材倉庫，エアロック室，空調機械（冷凍機）室運用の相違（手動弁）
・東二は，スイツチの操作で換気系の運転モードが切り換る。

酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は、汎用品を用い，人力により容易に運搬でき，付属のスイッチにより設置場所での操作が可能な設計とする。

緊急時対策所エリアモニタを使用した放射線量の測定は，設計基準対象施設と兼用せず，他の系統と切り替えることなく使用できる設計とする。

（可搬型モニタリング・ポスト）
・可搬型モニタリング・ポストは「8.1 放射線管理設備」記載

使用できる設計とする。
緊急時対策所エリアモニタ及び可搬型エリアモニタは、人力により容易に運

緊急時対策所エリアモニタは，人力により容易に運搬できる設計とするととも搬できる設計とするとともに、設置場所にて固縛等により固定できる設計とすに，設置場所にて固縛等により固定できる設計とする。また，付属のスイッチによる。また、付属の操作スイッチにより設置場所での操作が可能な設計とする。

り設置場所での操作が可能な設計とする。

（ＳＰＤＳ）・ＳＰＤＳは「10.12 通信連絡設備」記載

緊急時運転パラメータ伝送システム(SPDS)及び SPDS データ表示装置を使用した情報の把握を行う系統は、重大事故等が発生した場合でも、設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用する設計とする。
緊急時運転パラメータ伝送システム(SPDS)は、常時伝送を行うため、通常操作を必要としない設計とする。
SPDS データ表示装置は、付属の操作スイッチにより設置場所での操作が可能な設計とする。

緊急時対策所用発電機車、緊急時対策所用発電機車用燃料油貯蔵タンク及び緊急時対策所用発電機，緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンク及び緊急時対緊急時対策所用発電機車用給油ホンプを使用した電源の確保を行う系統は、重策所用発電機給油ポンプを使用した電源の確保を行う系統は，重大事故等が発生

大事故等が発生した場合でも、通常時の系統から弁操作等にて速やかに切替えした場合でも、通常時の系統から弁操作等にて速やかに切替えできる設計とする。

できる設計とする。

設備の相違（緊急時対策所用発電機車）※6＊弁操作「等」：遮断器操作，電圧確認，電量確認，機器の起動確認

14／25

玄海原子力発電所／東海第二発電所

基本設計比較表

【対象項目：

６１条】

玄海原子力発電所 ３／４号炉
緊急時対策所用発電機車は、車両として移動可能な設計とするとともに、車輪止めを積載し、設置場所にて固定できる設計とする。
緊急時対策所用発電機車は、緊急時対策棟及び緊急時対策所用発電機車用給

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

東海第二発電所
緊急時対策所用発電機は，緊急時対策所用Ｍ／Ｃが，通常時の電源である常用

備考
設備の相違（緊急時対策所用発電機車）※6（ｋｋは玄海同様電源車による運用）

所内電気設備からの受電電圧低下を検出することで，自動起動する設計とし。ス
イッチによる操作は不要な設計とする。

油ポンプとの接続が速やかに行えるよう、緊急時対策棟近傍に配備する。緊急時

緊急時対策所用発電機及び緊急時対策所用Ｍ／Ｃは，手動による運転切り替え対策棟との電源ケーブルの接続は、コネクタ接続とし、接続規格を統一すること操作が可能な設計とし，緊急時対策所の災害対策本部内のスイッチにより切り替により、確実に接続できる設計とする。緊急時対策所用発電機車用給油ポンプとえ操作が可能な設計とする。

の接続は、フランジ接続とし、一般的に使用される工具を用いて可搬型ホースを確実に接続できる設計とする。
緊急時対策所用発電機車は、設置場所及び緊急時対策所(緊急時対策棟内)内の操作スイッチによる操作が可能な設計とする。
緊急時対策所用発電機車用給油ホンプは、緊急時対策棟近傍に設置し、設置場
所及び緊急時対策所(緊急時対策棟内)内の操作スイッチによる操作が可能な設計とする。

10.9.2.3 主要設備及び仕様
緊急時対策所(重大事故等時)の主要設備及び仕様を第10.9.2表及び第10.9.3
表に示す。

10.9.2.4 試験検査
基本方針については、「1.1.7.4 操作性及び試験・検査性について」に示す。

10.9.2.3 主要設備及び仕様
緊急時対策所（重大事故等時）の主要設備及び仕様を第 10.9−2 表及び第 10.9
−3 表に示す。

10.9.2.4 試験検査
基本方針については、「1.1.7.4 操作性及び試験・検査性について」に示す。

(1) 代替緊急時対策所 記載内容割愛

記載の相違（代替緊急時対策所）※1(2) 緊急時対策所(緊急時対策棟内)
居住性の確保に使用する緊急時対策所遮へい(緊急時対策棟内)は、主要部分の断面寸法が確認できる設計とする。また、外観の確認が可能な設計とする。

居住性の確保に使用する緊急時対策所非常用空気浄化ファン及び緊急時対策
所非常用空気浄化フィルタユニットは、機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。
緊急時対策所非常用空気浄化ファンは、分解が可能な設計とする。
緊急時対策所非常用空気浄化フィルタユニットは、差圧の確認が可能な設計と居住性の確保に使用する緊急時対策所遮蔽は，主要部分の断面寸法が確認でき

記載表現の相違（遮へい）※3

る設計とする。また，外観の確認が可能な設計とする。

居住性の確保に使用する緊急時対策所非常用送風機及び緊急時対策所非常用フィルタ装置は，機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。
緊急時対策所非常用送風機は，分解が可能な設計とする。
緊急時対策所非常用フィルタ装置は，差圧の確認が可能な設計とする。また，内部の確認が可能なように点検口を設ける設計とし，性能の確認が可能なようフ

15／25

玄海原子力発電所／東海第二発電所

基本設計比較表

【対象項目：

６１条

玄海原子力発電所 ３／４号炉する。また、内部の確認が可能なように点検口を設ける設計とし、性能の確認が】赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

東海第二発電所

備考

ィルタを取り出すことが可能な設計とする。

可能なようフィルタを取り出すことが可能な設計とする。

居住性の確保に使用する緊急時対策所加圧設備は、通気による機能・性能及び居住性の確保に使用する緊急時対策所加圧設備は，通気による機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。緊急時対策所加圧設備は、規定圧力及漏えいの有無の確認が可能な設計とする。また，規定圧力及び外観の確認が可能

び外観の確認が可能な設計とする。

な設計とする。

居住性の確保に使用する緊急時対策所用差圧計は，機能・性能の確認（特性の確認）が可能なように，標準器等による校正ができる設計とする。

居住性の確保に使用する酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は、機能・性能の確認(特性の確認)が可能なように、標準器等による校正ができる設計とする。

居住性の確保に使用する緊急時対策所エリアモニタ及び可搬型エリアモニタ
は、模擬入力による機能・性能の確認(特性の確認)及び校正ができる設計とす

設備の相違（東二：差圧計）※5＊標準器「等」：標準器を含めた模擬ガス他
試験のためのアイテムを指す

居住性の確保に使用する酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は，機能・性能の確認(特性の確認)が可能なように，標準器等による校正ができる設計とする。

居住性の確保に使用する緊急時対策所エリアモニタは，発電用原子炉の運転中
又は停止中に校正用線源による機能・性能検査ができる設計とする。

る。

情報の把握に使用する緊急時運転パラメータ伝送システム(SPDS)及び SPDS デ＊標準器「等」：標準器を含めた模擬ガス他
試験のためのアイテムを指す

・記載表現の相違（模擬入力）
・東二は，「模擬入力」を「校正線源による機能・性能検査」と記載を適正化し，検査実
施可能な期間を記載（可搬型モニタリング・ポスト）
・可搬型モニタリング・ポストは「8.1 放射線管理設備」記載（ＳＰＤＳ）・ＳＰＤＳは「10.12 通信連絡設備」記載

ータ表示装置は、機能・性能の確認が可能な設計とする。また、外観の確認が可能な設計とする。

電源の確保に使用する緊急時対策所用発電機車は、模擬負荷による機能・性能の確認が可能な設計とする。緊急時対策所用発電機車は、分解又は取替が可能な電源の確保に使用する緊急時対策所用発電機は，模擬負荷による機能・性能の設備の相違（緊急時対策所用発電機車）※6

確認が可能な設計とする。また，分解又は取替が可能な設計とする。

設計とする。また、車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。
電源の確保に使用する緊急時対策所用発電機車用燃料油貯蔵タンク及び緊急電源の確保に使用する緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンク及び緊急時対時対策所用発電機車用給油ポンプは、通常時の系統構成により機能・性能及び漏策所用発電機給油ポンプは，通常時の系統構成により機能・性能及び漏えいの有えいの有無の確認が可能な設計とする。

無の確認が可能な設計とする。

緊急時対策所用発電機車用燃料油貯蔵タンクは、油量、機能・性能及び漏えい

緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンクは，油量，機能・性能及び漏えいの有の有無の確認が可能なように油面計を設け、内部の確認が可能なようにマンホ無の確認が可能なように油面計を設け，内部の確認が可能なようにマンホール

16／25

玄海原子力発電所／東海第二発電所

基本設計比較表

【対象項目：

６１条

玄海原子力発電所 ３／４号炉
ールを設ける設計とする。
緊急時対策所用発電機車用給油ポンプは、分解が可能な設計とする。

】

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

東海第二発電所

備考を設ける設計とする。
緊急時対策所用発電機給油ポンプは，分解が可能な設計とする。

緊急時対策所用Ｍ／Ｃは，通常時の系統構成により機能・性能の確認が可能な設計とする。また，分解が可能な設計とする。

設備の追記（東二：緊急時対策所用Ｍ／Ｃ）
・東二のＭ／Ｃは，ＳＡ電源設備から直接受電する設備であることから，ＳＡ設備とし
ている

17／25

玄海原子力発電所／東海第二発電所

基本設計比較表

【対象項目：

６１条】

玄海原子力発電所 ３／４号炉

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

東海第二発電所

備考

第 10.9−2 表 緊急時対策所（重大事故等時）（常設）設備仕様

第 10.9.2 表 緊急時対策所(重大事故等時)(常設)の設備仕様(1) 代替緊急時対策所(2) 緊急時対策所(緊急時対策棟内)
a. 緊急時対策所遮へい(緊急時対策棟内)(3 号及び 4 号炉共用)（1） 緊急時対策所遮蔽兼用する設備は以下のとおり。

兼用する設備は以下のとおり。

・遮へい設備・遮へい設備・緊急時対策所(重大事故等時)・緊急時対策所（重大事故等時）

個

数

個

一式

b. 緊急時対策所非常用空気浄化ファン(3 号及び 4 号炉共用)数一式（2） 緊急時対策所非常用換気設備（a）緊急時対策所非常用送風機兼用する設備は以下のとおり。
・緊急時対策所換気設備(重大事故等時)兼用する設備は以下のとおり。

・緊急時対策所(重大事故等時)・緊急時対策所非常用換気設備（重大事故等時）

台

数

２

容

量

約 100

・緊急時対策所（重大事故等時）/min (1 台当たり)

c. 緊急時対策所非常用空気浄化フィルタユニット(3 号及び 4 号炉共用)個

数

1（予備 1）

容量5,000m３／h（b）緊急時対策所非常用フィルタ装置兼用する設備は以下のとおり。

兼用する設備は以下のとおり。

・緊急時対策所換気設備(重大事故等時)・緊急時対策所非常用換気設備（重大事故等時）・緊急時対策所(重大事故等時)・緊急時対策所（重大事故等時）

型

式

微粒子フィルタ/よう素フィルタ型

式

微粒子フィルタ/よう素フィルタ

基

数

２

個

数

1（予備 1）

容

量

約 100

容

量

5,000m３／h

効

率

効

率

単体除去効率/min（１基当たり）99.97%以上(0.15μm 粒子)／95%以上(有機よう素)、単体除去効率99%以上(無機よう素)総合除去効率99.99%以上(0.7μm 粒子)／99.75%以上(有機よう素)、
99.99%以上(無機よう素)

99.97%以上(0.15μm 粒子)／99.75%以上(有機よう素)、
99.75%以上(無機よう素)総合除去効率99.99%以上(0.5μm 粒子)／99.75%以上(有機よう素)、
99.75%以上(無機よう素)

18／25

玄海原子力発電所／東海第二発電所

基本設計比較表

【対象項目：

６１条】

玄海原子力発電所 ３／４号炉

d. 緊急時対策所情報収集設備(3 号及び 4 号炉共用)

東海第二発電所

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応
備考（c）緊急時対策所用差圧計兼用する設備は以下のとおり。

兼用する設備は以下のとおり。

・計装設備(重大事故等対処設備)

・緊急時対策所非常用換気設備（重大事故等時）・緊急時対策所(通常運転時等)

・緊急時対策所（重大事故等時）・緊急時対策所(重大事故等時)

個

数・通信連絡設備(通常運転時等)

測定範囲

10.0〜100.0 Pa以上

・通信連絡設備(重大事故等時)
設

備名

緊急時運転パラメータ伝送システム(SPDS)(3 号及び 4 号炉共用)

個
設
個

備

（3） 緊急時対策所用発電機
エンジン

数

一式

個

数

：2

名

SPDS データ表示装置(3 号及び 4 号炉共用)

出力：約1,450kW／個

数

一式

起動方式

：電気始動式

使用燃料：軽油

e. 緊急時対策所用発電機車用燃料油貯蔵タンク(3 号及び 4 号炉共用)

発電機

型

式

横置円筒型地下タンク

個

数

：2

基

数

２

型

式

：防滴保護，空気冷却自己自由通風型

容量

約 75ke(1 基当たり)容量：約1,725kVA／個

Ａ重油

力

率

：0.8

電

圧

：約6,600V使 用 燃 料f. 緊急時対策所用発電機車用給油ポンプ(3 号及び 4 号炉共用)
型

式

うず巻式

台

数

２

容

量

約 1.5

周 波 数

：50Hz

／h（1 台当たり）

最高使用圧力0.3MPa[gage]

最高使用温度40℃

19／25

玄海原子力発電所／東海第二発電所

基本設計比較表

【対象項目：

６１条】

玄海原子力発電所 ３／４号炉

東海第二発電所

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応
備考（4） 緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンク
個

数

2

型

式

横置円筒型

容

量

約 75kL／個

使用燃料

軽油（5） 緊急時対策所用発電機給油ポンプ
個

数

2

型

式

歯車式

容

量

約1.3 m３／h／個

吐出圧力

約 0.3MPa［gage］

最高使用温度45℃（6） 緊急時対策所用Ｍ／Ｃ
個

数

定格電流

1
約1,200A

20／25

玄海原子力発電所／東海第二発電所

基本設計比較表

【対象項目：

６１条】

玄海原子力発電所 ３／４号炉

東海第二発電所

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応
備考

第 10.9−3 表 緊急時対策所（重大事故等時）（可搬型）設備仕様

第 10.9.3 表 緊急時対策所(重大事故等時)(可搬型)の設備仕様(1) 代替緊急時対策所(2)緊急時対策所(緊急時対策棟内)
a. 緊急時対策所加圧設備(3 号及び 4 号炉共用)（1） 緊急時対策所加圧設備兼用する設備は以下のとおり。

兼用する設備は以下のとおり。

・緊急時対策所換気設備(重大事故等時)・緊急時対策所換気設備(重大事故等時)・緊急時対策所(重大事故等時)・緊急時対策所(重大事故等時)

型

式

空気ボンベ

型

式

空気ボンベ

個

数

一式

個

数

一式

b. 酸素濃度計(3 号及び 4 号炉共用)（2） 酸素濃度計兼用する設備は以下のとおり。

兼用する設備は以下のとおり。

・緊急時対策所(通常運転時等)

・緊急時対策所(通常運転時)・緊急時対策所(重大事故等時)・緊急時対策所(重大事故等)

個数

測 定 範 囲１（予備２）

個

0〜100％

測定範囲

c. 二酸化炭素濃度計(3 号及び 4 号炉共用)数

1（予備1）
0.0〜40.0vol％（3） 二酸化炭素濃度計兼用する設備は以下のとおり。

兼用する設備は以下のとおり。

・緊急時対策所(通常運転時等)

・緊急時対策所(通常運転時)・緊急時対策所(重大事故等時)・緊急時対策所(重大事故等)

個数

測 定 範 囲１（予備２）

個

0〜2％

測定範囲

d. 緊急時対策所エリアモニタ(3 号及び 4 号炉#用)数

1（予備1）
0.0〜5.0vol％（4） 緊急時対策所エリアモニタ兼用する設備は以下のとおり.

兼用する設備は以下のとおり.

・放射線管理設備(重大事故等時)

・放射線管理設備(重大事故等時)・緊急時対策所(重大事故等時)・緊急時対策所(重大事故等時)

種類

半導体式検出器

種

類

半導体検出器個

数

１（予備 1）個

数

1（予備 1）0.001〜99.99mSv/h

計測範囲

計 測 範 囲0.001〜99.99mSv／h

21／25

玄海原子力発電所／東海第二発電所

基本設計比較表

玄海原子力発電所 ３／４号炉【対象項目：

６１条】
東海第二発電所

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応
備考

e. 可搬型エリアモニタ(3 号及び 4 号炉共用)兼用する設備は以下のとおり。
・放射線管理設備(重大事故等時)・緊急時対策所(重大事故等時)
種類

半導体式検出器個

数

８（予備１）＊1

計 測 範 囲0.001〜300mSv/h*1 放射線管理設備(重大事故等)の必要個数を示す。
緊急時対策所(重大事故等時)の必要個数は 1 個(予備 1 個)とする。

伝 送 方 法無線

f. 緊急時対策所用発電機車(3 号及び 4 号炉共用)台

数

１（予備２）

容量

約 1,825kVA(1 台当たり)

電圧6,600V

22／25

玄海原子力発電所／東海第二発電所
玄海原子力発電所 ３／４号炉

基本設計比較表

【対象項目：

６１条】
東海第二発電所

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応
備考

23／25

玄海原子力発電所／東海第二発電所
玄海原子力発電所 ３／４号炉

基本設計比較表

【対象項目：

６１条】

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

東海第二発電所

備考＊前ページにて，加圧設備に関する系統概要図を表示しているため、加圧設備に関する添付なし

24／25

玄海原子力発電所／東海第二発電所
玄海原子力発電所 ３／４号炉

基本設計比較表

【対象項目：

６１条】
東海第二発電所

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応
備考

25／25

玄海原子力発電所／東海第二発電所
玄海原子力発電所 ３／４号炉

基本設計比較表

【対象項目：

６１条】
東海第二発電所

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応
備考

26／25

玄海原子力発電所／東海第二発電所
玄海原子力発電所 ３／４号炉

基本設計比較表

【対象項目：

６１条】
東海第二発電所

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応
備考

27／25

玄海原子力発電所／東海第二発電所
玄海原子力発電所 ３／４号炉

基本設計比較表

【対象項目：

６１条】
東海第二発電所

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応
備考

28／25