第４世代地域熱供給シンポジウム
国内の熱供給事業の事例紹介（広域蒸気ネットワーク環境における低温度化の取り組み）

Efforts to lower temperature in wide
area steam network

丸の内熱供給（株）
Marunouchi Heat Supply
佐々木邦治
2019．３

広域蒸気ネットワークの成り立ち
The scheme of wide area steam network• 個別ビルの蒸気暖房による大気汚染対策として開始された。
Started as air pollution measures which caused byindividual steam heating system of each building

大丸有の絵日本における冷房主体の負荷の実態
Actual conditions of cooling load in Japan• 日本における冷房主体の負荷特性• 業務ビル主体の場合、年間負荷の約７０％が冷房負荷
About 70% of the annual load is cooling load
50,00045,00040,00035,000[GJ]

30,00025,00020,00015,000Annual heating load

10,000
5,000
0
冷水熱量

温水熱量

冷熱・温熱受け入れビルの実績値
Annual cooling load

冷房主体の負荷が熱媒温度に与える影響
Effects on heat medium temperaturefrom major cooling load
• 蒸気を活用した冷房、吸収冷凍機（ガス冷房）の発展• 長年 電力の平準化等の視線から電動冷凍機と吸収式冷凍機（ガス冷房）のベストミックスが中央熱源の主流• 蒸気による吸収式は温水吸収式より大幅に高効率（0.8Mpa蒸気COP1.4 ８８℃温水COP0.6）• 現在も需要家では吸収式冷凍機を活用中

Electricity

蒸気 Steam

冷水 Chilled Water（COP≒1.4）

温水 HotWater

冷水 Chilled Water（COP≒0.6）

Chilled Water＋Centrifugal Chiller

Absorption Chiller

供給熱媒低温化への取り組み１
Efforts to lower temperature for supply heat medium• 低炭素化に向けた社会のニーズへの対応→高効率化・低炭素• 新規開発街区内に設置されたブロック温水ネットワーク（大手町連鎖型開発から、推進）Hot water block network installed in the recent developed district(promoted from Otemachi chain development)

注：街区（ブロック）の特性によりHP・CHP等の構成は異なります

温熱のハイブリッド化（広域蒸気システムと街区低温温水の補完）

Hybridization of thermal energy(Supplement wide area steam system with
low temperature hot water block network)
100%

About 85% of the annual
heating load is under 30% of
the peak load.

90%
ピーク負荷に対する割合 [％]ピーク負荷に対して約30％以下の部分の熱が年間温熱負荷の約85％をしめる.

80%
70%
60%

ピークの30％以下の負荷⇒ 年間の約85％を占める

50%
40%
30%
20%
10%0%

1 1001 2001 3001 4001 5001 6001 7001 8001

年間出現時間 [h] 8760h／年
時間当たりの蒸気負荷の年間出現率の割合

供給熱媒低温化への取り組み2Efforts to lower temperature of supply heat medium• 暖房負荷のうちHPやCHPの排熱による高効率な低温温水で、年間暖房熱の７０～８５％は供給可能⇒低温温水供給による高効率化
70 ~ 85% of the annual heatingload can be supplied with highefficient low temperature hotwater due to HP and exhaust heatof CHP→High efficiency by
low temperature hot water supply

注：街区（ブロック）の特性によりHP・CGS等の構成は異なります

低温度化への取組み〜都市の未利⽤エネルギーの活⽤
Utilization of unused energy in cities
CHP排熱の⾯的活⽤（⼤⼿町）

コージェネ大賞2018
民生部門 優秀賞受賞

Area utilization of CHP exhaust heat 700kWのCHP(3台)と3,500kＶＡの⾮常⽤発電機(3台)を設置
 CHP排熱（蒸気・温⽔）をＧビルや周辺ビルへの供給に有効活⽤
 ⾮発⼜はCGSの電気を受け機器を稼働しグランキューブへの熱供給を継続
 ヒートポンプを使ったCHPインタークーラ冷却⽔の有効利⽤

Ｇビル
ビルCGS施設運用受託

低温度化への取組み〜都市の未利⽤エネルギーの活⽤
Utilization of unused energy in cities
CHPインタークーラ冷却⽔熱源ヒートポンプの運⽤実績

Operation results of CHP intercooler cooling water source
heat pump 安定した熱源⽔温度によりCOP（成績係数）の⾼い温⽔製造が可能
 冬期においても単体COPは7.0を超える運転実績

 近傍のプラントにおける空気熱源ヒートポンプのCOP実績は2.5程度でありこれをはるかに上回る
COP
1098765432
10

GJ/月、hr/月
900

00.2

0.40.6
負荷率0.8 2016年度冬期5か⽉のヒートポンプ負荷率とCOP

1COP
9.0

800

8.0

700

7.0

600

6.0

500

5.0

400

4.0

300

3.0

200

2.0

100

1.00

温水製造熱量ヒートポンプ運転時間
月間システム
COP
月間単体COP

0.0
11月

12月

1月

2月

3月

 2016年度冬期 ⽉別運転実績

供給熱媒低温化への取り組みにおける今後の課題
Future tasks in efforts to lower temperature of supply
heat medium
・CHPによる分散電源の加速（強靭化）Accelerae and toughen the distributed power supply by CHP
・広域排熱の受け皿としての面的ネットワーク
A planar network as a receiver of wide area waste heat
・蒸気熱源（ガス）の低炭素化
Reducing carbon emissions of steam heat source by natural gas→水素社会 再エネ水素由来のメタネーション→Metanation by hydrogen from renewable energies
・再エネ電気の受け皿としての蓄熱やガス空調
Heat storage and air conditioning by natural gas
as a receiver of electricity from renewable sources
・VPPとしてのCHP
CHP as the VPPありがとうございました。

11