１．システム概要

３．外観図

本システムは、電気錠扉１箇所、オートドア制御器１箇所および宅配ボックスを対象とします。
・入館、入室制限を行うオートドア脇にはノンタッチリーダを設置し、登録されたＩＤキーを認証することでオートドアを開扉します。
・入館、入室制限を行うオートドア脇にはキースイッチを設置し、キースイッチを回すことでオートドアを開扉します。
および無電圧ａ接点出力します。
・宅配ＢＯＸと連動させることにより、登録されたＩＤキーで宅配ＢＯＸの荷物が取出せます。
インターホン制御器と連動して、入館時に専用の集合玄関機(着荷表示機能付)で登録されたＩＤキーを認証することにより、宅配ＢＯＸに荷物があるかどうか確認できます。
・インターネットに接続される美和ロック製の機器は、MIWA Supportによりファームウェアを最新の状態にアップデートできます。
※他社との連動に関しては、別途打ち合せが必要です。

ベルサⅡアクセスコントローラ

電気錠操作盤DS

1N2

ＢＡＮ－ＤＳ１２２０

ノンタッチリーダ
N

ＣＭＮＴ－２２１(81)６３220704375（１）管理室に、電気錠操作盤(BAN-DS1)を１台設置し、電気錠扉１箇所を制御・監視・操作します。
電気錠操作盤(BAN-DS1)は、
１）電気錠を１回線制御します。
２）各扉の状態(扉の開閉、施解錠)を操作盤面上に回線毎に表示します。
３）盤面操作により、各扉(電気錠)を「連続解錠／一回解錠(Ａモード運用時)」できます。
４）火報盤からの火災発報信号により、制御している扉（電気錠）を一斉に解錠します。
復旧は、火報入力が切れた後、盤面の各扉の押しボタンを押すことで行います。

（４）ベルサⅡマネージャーをインストールした管理用パソコンを美和提供のクラウドサービスへ接続し、操作します。
ベルサⅡマネージャーは、
１）１物件で最大５１２ゲートまで管理できます。
２）利用する各ＩＤキーおよび各ゲートのデータを管理できます。
３）登録した部屋毎に、ゲートの通行許可・不許可や時間帯でのタイムパターンを５パターンまで設定できます。
４）ベルサⅡマネージャーを使用するためには、システムにログインするためのアカウントが必要です。
５）ベルサⅡアクセスコントローラに付属しているＵＳＢ登録リーダをパソコンに差してＩＤ登録することができます。
６）ログをモニターに表示できます。
７）ベルサⅡアクセスコントローラに蓄積された履歴(１台に付き最大５００００件)の保存・表示ができます。
（ベルサⅡマネージャーは、ベルサⅡアクセスコントローラが蓄積したログ(履歴)を取得することができます。
取得したログ(履歴)は、直近1週間に限り画面上に表示したり、ダウンロードすることができます。)
８）部屋情報やＩＤ情報、ログ(履歴)をＣＳＶ形式でファイル出力できます。出力したファイルは、
Microsoft Excel 2007以降で閲覧することができます。
【作動環境】
対応ＯＳ：Windows10Pro（64bit）日本語版、Windows11Pro日本語版
メモリ：8GB以上
ストレージ：SSD、空き容量最低3GB以上
ＵＳＢポート ：USB2.0 １系統
ネットワーク ：100BASE以上
ディスプレイ ：1980×1080以上

ＡＣ１００Ｖ±１０％１．２Ｋｇ

縮５０／６０Ｈｚ２０Ｗ

ＦＲＥＥ

単 位

尺ｍｍ

取付方法
ｶﾊﾞｰ材質ｶﾊﾞｰ仕上電源
重量69
屋内壁面露出取付

取付方法
材質壁面露出取付 屋内限定(非防水)AES樹脂
ｱｲﾎﾞﾘｰ色AC100V±10% 50/60Hz 消費電力65W
ＦＲＥＥ
縮 尺
約2.5kg

単キースイッチ

２線変換アダプタ

ＫＳ－２３２ＡＤ３１１位ｍｍ

仕電上源

重量

アンテナ受信部：アクリル／プレートパネル：新金属
ブラック

ＣＭＮＴ－２１０、２１１、３１１より供給
約１９０ｇ

縮尺

ＦＲＥＥ

単位ｍｍ

通電時施錠型電気錠
RＡＵＲ

28

10K2

170

4775

44φ

ＡＤ

ＭＡＸ17.615880
ピン配列表（９Ｐ）

39
内部回路
黄黒

ＭＳＷ１

赤

●ＭＳＷ１：マイクロスイッチ
マイクロスイッチ定格
ＤＣ２４Ｖ ２～１００ｍＡ

ピン配列表（２Ｐ）

信号名

Ｎｏ．リード線色

１２青茶

アクチュエータ

３４－
白－
扉開閉信号

５６橙－

扉開閉信号
－

７８黒－

施解錠信号
－

９

赤

施解錠信号

アクチュエータ

１２白黒

信号名
電気錠ソレノイド
電気錠ソレノイド

54

Ｎｏ．リード線色（５）キースイッチ(KS-232)を１台設置します。
キースイッチ(KS-232)は、１）キーで操作している間、外部機器に信号(無電圧ａ接点 DC24V 0.1A以内)を出力します。

閉扉時メイク29105

内蔵スイッチにより施工・取付時に・AUT （通電時解錠型電気錠）
・AUTA（通電時解錠型電気錠アンチパニック機能付）・AURA（通電時施錠型電気錠アンチパニック機能付）へ機能を切り替えることが可能です。

施錠時メイク（本図はキースイッチＯＦＦ位置を示す）

２．システム系統図

単 位

ｍｍ

単 位

※PC設置拠点は別途打ち合わせ願います

単 位ｍｍ

ノンタッチキー

ノンタッチキー

ＴＬＮＴ－Ｋ０２Ａ

ＴＬＮＴ－Ｔ０２Ａ<操作時のみ接続>
PC

26.5

120
43330２３０

屋内壁面露出取付
アウターカバー:ＡＳＡ樹脂、インナーケース：ＡＢＳ樹脂
アイボリー（日塗工 Ｕ２７－９０Ｂ近似色)

取付方法
材
質仕
上電源
重量

（３）非接触式のノンタッチキーによる入館、入室の制限を行うところには、ノンタッチリーダ(RDNT-B07A)を設置します。
ノンタッチリーダ(RDNT-B07A)は、
１）登録されたノンタッチキーをかざす(約１ｃｍ)ことで、ベルサⅡアクセスコントローラへキーデータを出力します。
２）人体に安全な電磁誘導波を使用します。
３）電波法上の届け出義務は必要ありません。

MIWA Support
VERSAⅡManager

6.58（２）管理室に、ベルサⅡアクセスコントローラ（CMNT-221）を１台設置します。
ベルサⅡアクセスコントローラ（CMNT-221）は、
１）ＩＤキーの登録・抹消や履歴の確認、設定・運用の変更はインターネットを介して美和ロックが用意するサーバー上で行います。
インターネットに接続できる環境とベルサⅡマネージャーが必要となります。
２）ノンタッチリーダからのキーデータを照合し、照合一致結果を外部機器に接点信号(無電圧ａ接点 DC30V 0.3A以内)出力します。
３）ベルサⅡアクセスコントローラ（CMNT-221）１台のコントローラで２台のノンタッチリーダを制御できます。
４）登録（管理）できるＩＤキーの総数は、最大５００００個です。
５）停電時には作動しませんが、登録されたキーデータが消えることはありません。
６）照合時にキーデータ(ゲート番号+部屋番号+送信機番号)をＲＳ４２２通信で外部機器に３箇所まで出力します。
※サーバへ接続するためのローカルＩＰアドレスの付与、デフォルトゲートウェイ等の現地ネットワーク設定情報について別途打ち合わせが必要です。

※美和提供のｸﾗｳﾄﾞｻｰﾋﾞｽ

ＲＤＮＴ－Ｂ０７Ａｍｍ

インターネット３０.４

deb×2abe×2
ﾙｰﾀ

ACGC100V
D種接地

M

HUB

ccbd

着荷
5DS

1N

R

N2

AD

K2 集合

N 宅配

7e４１.４14d×2eTLNT-K02A

ｲﾝﾀｰﾎﾝ制御器へ

ﾙｰﾀ

478.4

火報入力
[管理室]

１Ｆ

1.[ﾎﾟｰﾁ～ｴﾝﾄﾗﾝｽ]

2.[ﾒｰﾙｺｰﾅｰ]
各住戸×２本単位管理用×２個
宅配メンテ(999)×１個ｍｍ

単 位ｍｍ

凡 例

DS

1N2N

K2

電気錠操作盤
BAN-DS1

ﾍﾞﾙｻⅡｱｸｾｽｺﾝﾄﾛｰﾗ
CMNT-221

ﾉﾝﾀｯﾁﾘｰﾀﾞ
RDNT-B07A

ｷｰｽｲｯﾁKS-2322線変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀ
AD311

R

AD

着荷
集合

通電時施錠型電気錠
AUR

ｵｰﾄﾄﾞｱ制御器(美和ﾛｯｸ責任範囲外)
集合玄関機
着荷表示機能付(美和ﾛｯｸ責任範囲外)

HUB

5PC

ﾙｰﾀ

ﾙｰﾀ

M

ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB
5ﾎﾟｰﾄ※Gigabit対応品※1 ※2a

管理用PC
ﾍﾞﾙｻⅡﾏﾈｰｼﾞｬｲﾝｽﾄｰﾙ済
別途手配品
※1 ※2

b

ﾙｰﾀ
美和ﾛｯｸ用意
※1 ※2

c

ﾙｰﾀ
お客様手配品※1 ※2(F)CPEV-S 0.9-3P
配線距離は表２参照

表１

表２
表２

配線距離

配線距離
適用:RDNT-B07A～CMNT-220,CMNT-221,CMNT-321

適用:BAN-DS1,BAN-DS2,BAN-DS2C(F)CPEV 0.9-2P
配線距離は100mまで

d

CPEV-S 0.9-3P(RS-422)
配線距離は表３参照
LANｹｰﾌﾞﾙ(ｽﾄﾚｰﾄ)
Cat5以上
配線距離は100mまで

表３

電気錠～制御盤間 (m)電気ｽﾄﾗｲｸ
電気錠
ASE
線径e

※１：通気性の良い、安定性のある場所に設置してください。
※２：コンセントは抜け止め式を用意してください。

(F)CPEV-S 1.2-2P
配線距離は表１参照

リーダ～コントローラ

AUT(A),APPT(A),APBT
AL3M,AL4M ALA,ALG50 AUR(A),APPR(A),APBR
AFF,AFG AUS,ANS
EML600,EML1200,EL-101
ALGT,ALGR,AST,ASR,AD219

配線距離
適用:CMNT-221,CMNT-321,
CMML-221,CMML-321

線径(mm)

距離(m)0.65 AWG22相当

50線径(mm)

距離(m)100ASZ

外部機器～コントローラ配線距離600.9

AWG19相当

1000.65 AWG22相当

6075

1.2

AWG16相当

2000.9AWG19相当300

1201201.6

AWG14相当

4001.2AWG16相当

500

1802.6

AWG12相当

10001.6

AWG14相当

1000

DENｺｰﾄﾞ9C(0.3mm 2 )1020300.65mm

2025

50

0.9mm

4040

80

1.2mm

606012018040

配線は予備線を含む。
配管・配線・電源は別途工事。

マンション共用部（ノンタッチ）2ゲート