都市ガス用業務用ワンタッチガスホース

GHP（ガスヒートポンプ冷暖房）都市ガス配管の接続について

十川ゴムの都市ガス用業務用ワンタッチガスホースは、両バルブ構造の迅速継手と両端ねじ継手付都市ガス用強化ガスホースをセットにしており、移動式燃焼機器配管のワンタッチ脱着が可能で、厨房内の機器移動やレイアウト変更にとても便利です。
迅速継手はプラグ（オス継手）にもソケット（メス継手）にも自動開閉バルブを内蔵しており、離脱時にガスを遮断させる安全構造です。

両バルブ構造＜特GHP室外機は、防振架台に取付けることが多く、室外機に防振架台を取付けた場合、始動・停止時の振動変位が大きくなります。
このような、機器の振動によって、変位を繰返し受ける配管には、振動吸収性に優れた強化ガスホース（都市ガス用）をおすすめします。

ただし、ホース長さにつきましては、配管の変位吸収、振動吸収性能を考慮し、500mm以上を推奨します。ねじ継手タイプの現地施工金具を使用される場合も同様です。

ホースの選定について

1 継手は、機器に適したものを、下記の中から選定して下さい。
●迅速継手●管用テーパねじ継手使用できます。

※機器側がTU継手の場合は、管用テーパねじ継手を選定下さい。

長＞●都 市ガス用 強 化ガスホースはJ I S 認 証 品（ J I S K 6 3 5 1 ）、又 迅 速 継 手は（ 一 財 ）日本ガス機 器 検 査 協 会（JIA）、（ 一財）日本エルピーガス機器検査協会（LIA）自主検査合格品に両方合格しており、安心してお使いいただけます。
●両バルブ構造なので、流体をどちからからでも流せます。
●清掃やレイアウト変更も容易です。
●ホースのみ、迅速継手のみの販売もございます。
●片端フリータイプの選定も可能です。
（RM自在継手同梱）

4 ガス流量は、ホース内径と長さによって変わります。機器のガス消費

2 長さは、多少ゆとりを持つ程度とし、必要以上に長くしないで下さい。
長さmm＜組合せの一例＞ ガス機器側にプラグを接続する場合

参考空気流量（m/h）
32,0003,000

0.420.30

0.23

9.5PK-PM

0.86

0.780.68300

3.65003.4700

1,500

2.5

2.1

15RM自在-PCP+PCS

2.01.8

1.8

20RM自在-PCP+PCS

3.7

3.6

3.3

25RM自在-PCP+PCS

6.9

6.7

6.4

20PM-PF自在

7.3

25PM-PF自在

15.8

3.2

1,000

3.0

13PM自在-PF

都市ガス用ホース

量により下記のデータを目安としてお選び下さい。

7PKSL-PKS

型式

ガス栓とガス機 器とのジョイントに・・・

3 フレキガス栓接続タイプのねじ継手付ホースは、屋外設置の機器にも4,000

5,000

0.16
0.620.55

差圧 0.1 kPa

都市ガス用継手付強化ガスホース（呼称１３）接続方法について
従来のTU継手及び仕様変更となるRc継手の接続方法について、右記図をご参照いただきますようお願い致します。
取付時には必ずホース及び現地施工用の継手仕様をご確認いただきますようお願い致します。

※付属品として、保持具を準備しております。
※ガス栓側に迅速継手を接続する場合はご相談下さい。

＜仕ISO 9001,14001
LIACA-055,-E063

安全に関するご注意
迅速継手/ソケット

15A

プラグ（本体材質：ステンレス）

プラグ用キャップ

寸法(mm)

寸法(mm)

製品 相手側型式 取り付けサイズ
Lp
呼びφDp

Hp

推奨
最大取り付け 締め付けねじ トルク
呼び (N・m)

LφDS
鎖長さφV

（注2）

GG4S R1/2(77)36

六面29 Rc1/2

30(37)(39.5) 約125 GG4P

R1/2 (68.5)

36

六面29 Rc1/230(39)(24.2) 約150(22)1,500 GG6S R3/4(83)44.5 六面36 Rc3/450(42)(50)

R3/4 (74.5)

44.5

六面36 Rc3/450(46)(30.5) 約150(28)(100)

5465(72)(60.5) 約175 GG8P

R154

六面41 Rｃ165(56)(38.7) 約200(34)R1

六面41 Rｃ1

標準長さ以外につきましても、対応致します。

機器用R
アダプター

Rねじ
（おねじ）

可

TUねじ
（おねじ）

可

Rねじ
（おねじ）

パッキンの有無
無シール剤が必要

無シール剤が必要

否

アダプター要TUねじ
（おねじ）

可有有

製品に関しては当社ホームページをご覧下さい。
QRコードをご利用下さい。

https://www.togawa.co.jp/product/◎本カタログに記載する性能は規格値ではありません。
ご使用に際しては、必ず貴社にて事前にテストを行い、使用目的に適合するかご確認下さい。
また記載内容は性能向上、仕様変更などのため断りなく改訂することがありますので、ご了承下さい。

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

約150 GG6P(91)（☎（06）6538−1261〠５５０-００１５ 大阪市西区南堀江4丁目2番5号☎（03）3567−9281〠１０４-００３１ 東京都中央区京橋2丁目9番10号☎（06）6541−3651〠５５０-００１５ 大阪市西区南堀江4丁目2番5号〠７７１-１６１２ 徳島県阿波市市場町上喜来字大門834番1 ☎（0883）36−7558〠４５０-０００３ 名古屋市中村区名駅南1丁目16番30号（東海ビル） ☎（052）582−4731☎（050）3646−2552〠９２１-８００１ 金沢市高畠3丁目1番地（高倉ビル）〠８１２-００１１ 福岡市博多区博多駅前4丁目4番23号（第3岡部ビル） ☎（092）474−6231〠８０２-００６２ 福岡県北九州市小倉北区片野新町2丁目6番1号 ☎（050）3646−9668〠０07-０803 札幌市東区東苗穂３条３丁目２番８２号 ☎（050）3646−3195

名古屋支店
北陸出張所
福 岡 支 店
北九州出張所
札幌営業所
岡山営業所 〠７００-０９４５ 岡山市南区新保1309番3号

2,000
GG8S

十川ゴムは、ゴム製品及びプラスチック製品 の 設 計・開 発 、製 造 及 び 販 売 に関 する事業活動についてＩＳＯ（国際標準化機構）
９００１及 びＩＳＯ１４００１の 認 証 を 取 得しております。

本社
東 京 支 社
大 阪 支 社
四国出張所

1,000

25A

TU継手
（めねじ）

直接接続の可否

迅速継手/プラグ

ソケット（本体材質：真ちゅう）
ソケット用キャップ
迅速 標準
継手 長さ 製品
寸法(mm)
寸法(mm)
推奨
相手側呼称 （mm） 型式
最大取り付け取り付け 締め付けサイズS
Ls φDs Hs
LφD
ねじ トルク
鎖長さ
呼び呼び (N・m)

20A

（注1）

様＞

QMS,EMS
Assessment

燃焼機器側のねじ

Rc継手（めねじ）

参考

注1：L型配管がご入用となる場合は、別途L型自在アダプターが必要となります。
注2；TU継手とは ねじはJISB0203管用テーパねじのRｃ1/2を基本としながらパッキンシールする継手です。
継手の六角部にTU継手の刻印表示をしております。当社ではJIS認証品（JIS K6351）取得にあたり全サイズRc継手に統一致しました。

燃焼機 接続方法
ホース機器側継手）内は参考値
21032103-1000☎（050）3646−1663

T-91
T-93

十川ゴムの都市ガス用ガスホースは、ＪＩＳ認証品。お取り付けのガス栓の種類に応じて、様々なバリエーションを展開しお客様の安心・安全を支えます。

〈都市ガス用ホース ラインナップ〉
適合するガス栓

都市ガス用 強化ガスホース◆ 継手仕様

中間層：ゴム

●耐酸化食用油性…外層材に熱可塑性樹脂を使用する事により膨潤劣化を防ぎ、汚れも容易にふきとれます。

内面層：ゴム●可とう性・耐腐食性…金属配管に比べ、可とう性及び耐腐食性に優れています。
●安全性…弾力性に優れ、踏んでも偏平化し難いので、ガスの流れが停止する事なく、ガスの立消えを防ぎます。

補強層：硬鋼線
外面層：熱可塑性樹脂（TPE）●（加締タイプ）優れた品質…継手付ホースは、モレ、抜け、切れ、つぶれ、サビなどに対して優れた品質を備えています。

迅速継手 S型
9.5PK

部品名：９．
５ＰＫＬ■強化ガスホース1種9.5

9.5(Rc3/8)コンセント型

部品名：13PF固定
部品名：13PM自在迅速継手 90°NEW■強化ガスホース1種9.5

9.5PKL(Rc1/2)※受注生産品

パッキンは使用せず、シール剤をご使用下さい。

(R1/2)

9.5PM（R3/8）

型式：9.5PKLーPM

部品名：9.5ＰF・自在標準長さ（m）

9.5

10.0±0.5

17.0101314.5±0.5

22.51020

19.5±0.5

28.55

2526.0±0.637.05

部品名：20PM固定

部品名：20PF自在（Rｃ3/4）

強化ガスホースカッター（13用）（9.5用）

9.5PM（R3/8）

JIS認証品（JIS K6351）

320本

415本

510本

0.2

部品名：25PF自在（Rｃ１）

0.5

型式：13PM・自在ーPF固定

TU表示のある機器にもそのまま接続が可能です。
接続時にはパッキンを使用せず、必ずシール剤をご使用下さい。

(R1/2)

ネジを自在タイプに！

NEW13PM自在（R1/2）

部品名：9.5RM・固定■強化ガスホース1種13※2mは受注生産品

13PF固定（Rc1/2）

1.5

JIS認証品（JIS K6351）

型式：20PMーPF・自在(Rc1/2)■強化ガスホース1種20※受注生産品

型式：25PMーPF・自在

パッキンは使用せず、シール剤をご使用下さい。

20PF自在（Rc3/4）

JIS認証品（JIS K6351）

部品名：20RM固定

部品名：20RF自在（R3/4）（Rｃ3/4）

部品名：25RM固定

部品名：25RF自在（R１）

（Rｃ１）

0.5

25PM
（R1）

■強化ガスホース1種25※受注生産品

25PF自在（Rc1）

25本

L字配管が必要な場合は「L型自在アダプター」をご使用下さい。

20本

R

20本

0.6
0.30.425（R継手機器の図）0.30.420PM（R3/4）

R0.81NEW

50本

0.70.9(R3/8)

部品名：13RF固定TU0.620

部品名：13RM自在●ガス炊飯器●小型ストーブ●一口ガスコンロ●衣類乾燥機 等

0.515本

●給湯器
●湯沸器
●風呂釜
●各種業務用ガス機器●ガスヒートポンプ
冷暖房機 等0.6

JIS認証品（JIS K6348） 自主検査合格品（CERI）
9.5304本機器※２．
現地施工用継手、及び付属部品の中の専用ワイヤバンドは自主検査合格品(CERI)となります。

20.4

ホースガス栓※１．
ご購入前には、適合するガス栓及び適合するガス機器のそれぞれの形状・ネジタイプをご確認ください。

部品名：25PM固定（R１）

コンセント型ガス栓に接続する際は、片端継手付強化ガスホース（9.5PK=フリー、もしくは9.5PKL＝フリー）をご用命ください。

現地施工用継手

付属部品※2

10.3（R3/4）

ゴム管差込み型ガス機器の場合は別売の機器用スリムプラグが必要になります。

25本※受注生産品

(迅速継手 90°）

10本継手機器

外径（mm）（13用） （9.5用）

JIS認証品（JIS K6351）

型式：9.5PKーPM

ホースエンド型

フレキガス栓内径（mm）

端面モールドキャップ

5

ガス栓用プラグ（20個入り）

13呼称

専用ワイヤバンド(Rc3/8)3

継手機器●（現地施工用）簡単に接続…両端に特殊継手をつけることにより、確実にしかも簡単に接続できます。
（適用継手については右図をご参照下さい。）

部品名：9.5ＰF

7PKS

継手機器

その上、

（迅速継手 Ｓ型）

■ガスコード機器●建築基準法に適合…硬鋼線での補強のため、容易に切断できません。

加 締 タ イ プ 継 手 ︵ 加 締 品 に て ＪＩＳ認 証 可 ︶

長＞

ホースガス栓(R3/8)

部品名：９．
５ＰＫ

機器用スリムプラグ（20個入り）

2
7PK・SL

部品名：9.5ＰＭ＜特20本7●ファンヒーター●ガス炊飯器 等機器

ガス機器側適合するガス機器

0.51

ガス栓側

強化ガスホースは、
ＪＩＳ認証を取得いたしました。

梱包単位

TU

JIS認証品（JIS K6351）

JIS認証品（JIS S2146）

型式：7PK・SLーPKS※1

標準長さ（m）

ホースの種類機器◆ ホース仕様呼称

13
ホースエンド型

CERI…（一財）化学物質評価研究機構

ゴム管バンド※バンドを必ず使用して下さい。

■ガスソフトコード

ゴム管バンド30

3本●テーブルコンロ●ガス炊飯器●小型ストーブ 等