エアーシャワー
AIRTECH AIRSHOWER AC MOTOR series

・17 型標準エアーシャワー

AAS-8017AMR-AC

・1500D 17 型エアーシャワー

AAS-8017AMR-1.5-AC・2 連大型エアーシャワー

AAS-14017AMR2-AC

・Ｌ型エアーシャワー

AAS-8017ALR-AC

・自動扉付エアーシャワー（両引）AAS-8017AA-AC（両引）・自動扉付エアーシャワー（2 連大型）

AAS-14017AA2-AC

・シートシャッター式エアーシャワー

AAS-8017AW-AC

・シートシャッター式エアーシャワー（2 連大型）

AAS-16017AW2-AC

17 型標準エアーシャワー
高出力 AC モーターで高風速のエアージェットを吹き出し、庫内 3 方向に設置されたエアージェットノズルで高い除塵効果を発揮します。
⾧寿命 LED 照明*1、身だしなみ用ミラー*2（姿見）等を装備した高品質
エアーシャワーです。 *1:LED は自動消灯型です。*2:実用新案第 3171845 号

型式
集塵効率
エアージェットノズル
循環回数吹出風速[m/s]
処理風量[m3/min]
電源
集塵要素
構造
消費電力[W]
設備電力[VA]
騒音値[dB] *装置より 1m にて
重量
エアージェット起動

AAS-8017AMR-AC
0.3μm 粒子にて 99.99％以上
24 個（側面 11 個×2 面、天井 2 個×1 面）
エアージェット時：約 961 回/時、循環時：約 461 回/時
エアージェット時 約 25
エアージェット時 約 25 、循環時 約 12
AC200V 3φ 50/60[Hz]プレフィルター サランネットフィルター
メインフィルター HEPA フィルター
鋼板製焼付塗装仕上（姿見のみ SUS♯600 相当）
床無し（建築床を使用）
約 1370（50Hz）、約 2090（60Hz）
約 1950（50Hz）、約 2320（60Hz）
約 75
約 320Kg
光電センサ及びドアリミットスイッチにより帰り吹き無し

1500D 型エアーシャワー
1 ユニットの奥行寸法を 1.5 倍にしました。
一度に複数人の入退出が可能です。奥行 2 倍の 8017AMR2-AC 型もあります。

型式
集塵効率
エアージェットノズル
循環回数
吹出風速[m/s]
処理風量[m3/min]
電源
集塵要素
構造
消費電力[W]
設備電力[VA]
騒音値[dB] *装置より 1m にて
重量
エアージェット起動

AAS-8017AMR-1.5-AC
0.3μm 粒子にて 99.99％以上
24 個（側面 11 個×2 面、天井 2 個×1 面）
エアージェット時：約 641 回/時、循環時：約 307 回/時
エアージェット時 約 25
エアージェット時 約 25 、循環時 約 12
AC200V 3φ 50/60[Hz]プレフィルター サランネットフィルター
メインフィルター HEPA フィルター
鋼板製焼付塗装仕上（姿見のみ SUS♯600 相当）
床無し（建築床を使用）
約 1370（50Hz）、約 2090（60Hz）
約 1950（50Hz）、約 2320（60Hz）
約 75
約 350Kg
光電センサ及びドアリミットスイッチにより帰り吹き無し2 連大型エアーシャワー
2連の本体で広い間口・奥行きにより、搬入物と同時に入退室が可能な大空間タイプです。

型式
集塵効率
エアージェットノズル
循環回数
吹出風速[m/s]
処理風量[m3/min]
電源
集塵要素
構造
消費電力[W]
設備電力[VA]
騒音値[dB] *装置より 1m にて
重量
エアージェット起動

AAS-14017AMR2-AC
0.3μm 粒子にて 99.99％以上
48 個（側面 11 個×4 面、天井 2 個×2 面）
エアージェット時：約 549 回/時、循環時：約 263 回/時
エアージェット時 約 25
エアージェット時 約 50 、循環時 約 24
AC200V 3φ 50/60[Hz]プレフィルター サランネットフィルター
メインフィルター HEPA フィルター
鋼板製焼付塗装仕上（姿見のみ SUS♯600 相当）
床無し（建築床を使用）
約 2740（50Hz）、約 4180（60Hz）
約 3900（50Hz）、約 4640（60Hz）
約 78
約 660Kg
光電センサ及びドアリミットスイッチにより帰り吹き無し

Ｌ型エアーシャワー
設置場所の状況により入退室方向を変えたエアーシャワーです。
限られた壁間スペースにも設置可能です。

型式
集塵効率
エアージェットノズル
循環回数
吹出風速[m/s]
処理風量[m3/min]
電源
集塵要素
構造
消費電力[W]
設備電力[VA]
騒音値[dB] *装置より 1m にて
重量
エアージェット起動

AAS-8017AMLR-AC
0.3μm 粒子にて 99.99％以上
24 個（側面 11 個×2 面、天井 2 個×1 面）
エアージェット時：約 815 回/時、循環時：約 384 回/時
エアージェット時 約 25
エアージェット時 約 25 、循環時 約 12
AC200V 3φ 50/60[Hz]プレフィルター サランネットフィルター
メインフィルター HEPA フィルター
鋼板製焼付塗装仕上（姿見のみ SUS♯600 相当）
床無し（建築床を使用）
約 1370（50Hz）、約 2090（60Hz）
約 1950（50Hz）、約 2320（60Hz）
約 75
約 350Kg
光電センサ及びドアリミットスイッチにより帰り吹き無し自動扉付エアーシャワー
非接触でクリーンルームの入退室が可能です。ブースサイズ（通過有効幅）も800ｍｍから取りそろえ、ご要望に沿った機種を選べます。

型式
集塵効率
エアージェットノズル
循環回数
吹出風速[m/s]
処理風量[m3/min]
電源
集塵要素
構造
消費電力[W]
設備電力[VA]
騒音値[dB] *装置より 1m にて
重量
エアージェット起動

AAS-8017AA-AC
0.3μm 粒子にて 99.99％以上
24 個（側面 11 個×2 面、天井 2 個×1 面）
エアージェット時：約 961 回/時、循環時：約 461 回/時
エアージェット時 約 25
エアージェット時 約 25 、循環時 約 12
AC200V 3φ 50/60[Hz]（本体）AC100V 1φ 50/60[Hz]（自動扉）
プレフィルター サランネットフィルター
メインフィルター HEPA フィルター
鋼板製焼付塗装仕上（姿見のみ SUS♯600 相当）
床無し（建築床を使用）
約 1370（50Hz）、約 2090（60Hz）
AC200V 3φ：約 1950（50Hz）、約 2320（60Hz）
AC100V 1φ：約 800
約 75
約 450Kg
光電センサ及びドアリミットスイッチにより帰り吹き無し

自動扉
扉開閉方式
駆動方式
開閉速度
安全装置
扉起動
電源

両引シングルスライド式
ベルト駆動
20～50 ㎝/s（可変）
安全光線
光線センサ
AC100V 1φ 50/60（Hz］

自動扉付エアーシャワー（2 連大型）
2連の本体で広い間口・奥行きにより、搬入物と同時に入退室が可能な大空間タイプです。
型式
集塵効率
エアージェットノズル
循環回数
吹出風速[m/s]
処理風量[m3/min]
電源
集塵要素
構造
消費電力[W]
設備電力[VA]
騒音値[dB] *装置より 1m にて
重量
エアージェット起動

AAS-14017AA2-AC
0.3μm 粒子にて 99.99％以上
48 個（側面 11 個×4 面、天井 2 個×2 面）
エアージェット時：約 549 回/時、循環時：約 263 回/時
エアージェット時 約 25
エアージェット時 約 25 、循環時 約 12
AC200V 3φ 50/60[Hz]（本体）AC100V 1φ 50/60[Hz]（自動扉）
プレフィルター サランネットフィルター
メインフィルター HEPA フィルター
鋼板製焼付塗装仕上（姿見のみ SUS♯600 相当）
床無し（建築床を使用）
約 2740（50Hz）、約 4180（60Hz）
AC200V 3φ：約 3900（50Hz）、約 4640（60Hz）
AC100V 1φ：約 800
約 78
約 810Kg
光電センサ及びドアリミットスイッチにより帰り吹き無し

自動扉
扉開閉方式
駆動方式
開閉速度
安全装置
扉起動
電源

両引シングルスライド式
ベルト駆動
20～50 ㎝/s（可変）
安全光線
光線センサ
AC100V 1φ 50/60[Hz]シートシャッター式エアーシャワー
非接触でクリーンルームの入退室が可能です。シートシャッター取付面をエアーシャワーに内蔵し、通過有効を確保しました。

型式
集塵効率
エアージェットノズル
循環回数
吹出風速[m/s]
処理風量[m3/min]
電源
集塵要素
構造
消費電力[W]
設備電力[VA]
騒音値[dB] *装置より 1m にて
重量
エアージェット起動

AAS-8017AW-AC
0.3μm 粒子にて 99.99％以上
24 個（側面 11 個×2 面、天井 2 個×1 面）
エアージェット時：約 961 回/時、循環時：約 461 回/時
エアージェット時 約 25
エアージェット時 約 25 、循環時 約 12
AC200V 3φ 50/60[Hz]プレフィルター サランネットフィルター
メインフィルター HEPA フィルター
鋼板製焼付塗装仕上（姿見のみ SUS♯600 相当）
床無し（建築床を使用）
約 1370（50Hz）、約 2090（60Hz）
約 1950（50Hz）+約 900（両扉開放時）
約 2320（60Hz）+約 900（両扉開放時）
約 79
約 430Kg
光電センサ及びドアリミットスイッチにより帰り吹き無し

シートシャッター
扉開閉方式
上下式駆動方式
DC モーター駆動
開閉速度
開 20 ㎝/s、閉 0.5 ㎝/s
安全装置
安全光線
扉起動
光線センサ
電源
AC200V 1φ 50/60[Hz]シートシャッター式エアーシャワー（大型 2 連）
2連の本体で広い間口・奥行きにより、搬入物と同時に入退室が可能な大空間タイプです。

型式
集塵効率
エアージェットノズル
循環回数
吹出風速[m/s]
処理風量[m3/min]
電源
集塵要素
構造
消費電力[W]
設備電力[VA]
騒音値[dB] *装置より 1m にて
重量
エアージェット起動

AAS-16017AW2-AC
0.3μm 粒子にて 99.99％以上
48 個（側面 11 個×4 面、天井 2 個×2 面）
エアージェット時：約 480 回/時、循環時：約 230 回/時
エアージェット時 約 25
エアージェット時 約 50 、循環時 約 24
AC200V 3φ 50/60[Hz]プレフィルター サランネットフィルター
メインフィルター HEPA フィルター
鋼板製焼付塗装仕上（姿見のみ SUS♯600 相当）
床無し（建築床を使用）
約 2740（50Hz）、約 4180（60Hz）
約 3900（50Hz）+約 900
約 4640（60Hz）+約 900
約 80
約 810Kg
光電センサ及びドアリミットスイッチにより帰り吹き無し

シートシャッター
扉開閉方式 上下式
駆動方式
DC モーター駆動
開閉速度
開 20 ㎝/s、閉 0.5 ㎝/s

安全装置
扉起動
電源

安全光線
光線センサ
AC200V 1φ 50/60[Hz]☆本仕様及び製品は予告なく変更する事があります。