１．システム概要

３．外観図

本システムは、電気錠扉４箇所、オートドア制御器１箇所、ＥＬＶ制御器および宅配ＢＯＸを対象とします。
・入館、入室制限を行う電気錠扉(オートドア)脇にはRaccessマルチリーダを設置し、登録されたＩＤキーを認証することで電気錠(オートドア)を解錠します。
・入館、入室制限を行うオートドア脇にはキースイッチを設置し、キースイッチを回すことでオートドアを開扉します。
オートドア制御器には無電圧ａ接点を出力します。
・ＥＬＶカゴ外にはRaccessマルチリーダを設置し、登録されたＩＤキーをかざすことで、ＥＬＶ制御器に無電圧ａ接点を出力します。
・宅配ＢＯＸと連動させることにより、登録されたＩＤキーで宅配ＢＯＸの荷物が取出せます。
インターホン制御器と連動して、入館時に専用の集合玄関機(着荷表示機能付)で登録されたＩＤキーをかざすことにより、宅配ＢＯＸに荷物があるかどうか確認できます。
・インターネットに接続される美和ロック製の機器は、MIWA Supportによりファームウェアを最新の状態にアップデートできます。
※他社との連動に関しては、別途打ち合せが必要です。

ベルサⅡアクセスコントローラ

電気錠操作盤
AS4M3

ＢＡＮ－ＡＳ４

Ｒａｃｃｅｓｓマルチリーダ
MLＣＭＭＬ－３２１10116

ＫＳ－２３２30(126)400400120120477530030044φ120（１）１Ｆ管理人室に、電気錠操作盤(BAN-AS4)を１台設置し、接続されたすべての電気錠扉を集中して制御・監視・操作します。
電気錠操作盤(BAN-AS4)は、
１）各扉の状態(扉の開閉、施解錠、警報)を操作盤面上に表示します。
２）盤面操作により、各扉(電気錠)を個別に解錠／施錠／一回解錠できます。
３）盤面操作により、制御している扉(電気錠)を一斉に解錠／施錠できます。
４）火報盤からの火災発報信号により、制御している扉(電気錠)を一斉に解錠します。
復旧は、火報入力が切れた後、操作盤面上の各回線の施錠ボタンを押すことで行います。
５）扉付近に設置されているRaccessマルチリーダに、登録されたＩＤキーをかざすと、該当扉（電気錠）が解錠し、扉を開けて、閉めると施錠します。扉を開けなくても、設定時間が経過すると自動的に施錠します。（Ａモード）

キースイッチK2

ＲＤＭＬ－Ｂ０１39

源量

壁面露出取付 屋内限定(非防水)AES樹脂
ｱｲﾎﾞﾘｰ色AC100V±10% 50/60Hz 消費電力110W
ＦＲＥＥ
約5.0kg
縮 尺

単位ｍｍ※２個用スイッチボックス(深形)に取付（ビス穴が上下になるように埋め込む）

黄黒

ＭＳＷ１

取付方法
材
質

壁面埋込取付(IPX4)
ﾌﾟﾚｰﾄ：強化ｱｸﾘﾙ(8H)

仕電

上源

重量

ＢＫ：ブラック、ＷＨ：ホワイト
DC12V±10%(ﾍﾞﾙｻｱｸｾｽｺﾝﾄﾛｰﾗより供給)
縮 尺
ＦＲＥＥ
約245g

赤●ＭＳＷ１：マイクロスイッチ
マイクロスイッチ定格
ＤＣ２４Ｖ ２～１００ｍＡ（本図はキースイッチＯＦＦ位置を示す）
単位ｍｍ

単位

２線変換アダプタ

Ｒａｃｃｅｓｓキー

Ｒａｃｃｅｓｓキー

ノンタッチキーＡＤ３１１

ＴＬＲＳ２－Ｅ０１ＴＬＲＳ２－Ｋ０１

ＴＬＮＴ－Ｋ０２Ａ

10(３）非接触式のＩＤキーによる入館、入室制限およびＥＬＶ、宅配ＢＯＸの利用制限をする箇所には、Raccessマルチリーダ(RDML-B01)を設置します。
Raccessマルチリーダ(RDML-B01)は、
１）登録されたＩＤキーを以下の方法で認証し、ベルサⅡアクセスコントローラにキーデータを出力します。
①Raccessキー［検知距離は使用環境による］・ＩＤキーを携帯してリーダに近づく(約２ｍ)【ハンズフリー認証】（通常設定）
・ＩＤキーを携帯してリーダに近づく(約１０ｃｍ)【近距離モード】
・ＩＤキーのリモコンボタンを押す(約３ｍ)【リモコン認証】
・ＩＤキーをかざす(約２ｃｍ)【近接認証】※近接認証設定では、リモコン認証およびＩＤキーを携帯してリーダに近づくだけでは認証しません。
②ノンタッチキー
・ＩＤキーをかざす(約１ｃｍ)③FeliCa・ＩＤキーをかざす(接触)・ＩＤカードをかざす(約３ｃｍ)④Mifare・ＩＤカードをかざす(約２ｃｍ)
２）人感センサと手かざしセンサの２種類を内蔵しており、いずれかのセンサが反応したときのみ、Raccessマルチリーダ(RDML-B01)を動作させることも可能です。
[検知距離は使用環境による]・人感センサ：
約２ｍの範囲で人体などを感知
・手かざしセンサ：
約５ｃｍの距離で手などを感知
３）人体に安全な電磁誘導波を使用します。
４）電波法上の届け出義務は必要ありません。
【注意事項】
・Raccessマルチリーダ(RDML-B01)および拡張リーダ(RDRS2-B01EU)の電波は前面方向だけでなく、リーダを中心に球状に広がっています。
検知エリアを制限したい場合は、内蔵センサと連動してＩＤキーを認証するか、自動ドアの人感センサなどとAND回路で使用してください。
※電池レスやノンタッチキーの使用を考慮した接点出力時間設定をしてください。
・Raccessマルチリーダ(RDML-B01)を複数台設置する場合、検知距離を確保するために、各Raccessマルチリーダ(RDML-B01)間は4m(近接認証は2m)以上、離して設置してください。
・Raccessマルチリーダ(RDML-B01)は人感センサ/手かざしセンサ運用時、内蔵されたセンサが働いているときにのみ、電波を発信します。
検知範囲内に他のRaccessマルチリーダ(RDML-B01)がある場合、他のRaccessマルチリーダ(RDML-B01)の操作に影響を及ぼす可能性があります。
反応が悪いと感じた場合、一度リーダから離れて、再度人体を感知させてからご使用ください。
また、手などを検知している間は、近くにある他のＩＤキーも認証します。
・Raccessマルチリーダ(RDML-B01)の人感センサ/手かざしセンサは特性上、人体、手以外にも反応します。
・Raccessマルチリーダ(RDML-B01)はセンサの特性上、人感センサ～人体間に自動扉のガラスやアクリルパネルなどの遮蔽物がある場合、人体を感知できません。

取付方法
ｶﾊﾞｰ材質ｶﾊﾞｰ仕上
電源
重
量３５°

6.1

カギＮｏ刻印側ｍｍ

8.5
14.6

電重

屋内壁面露出取付
ＳＰＣＣ ｔ１.６
ライトイエロー（マンセル２．５Ｙ９／１近似色 半ツヤ）
ＡＣ１００Ｖ±１０％ ５０／６０Ｈｚ １１０ＶＡ単 位ＦＲＥＥｍｍ１１Ｋｇ
縮 尺170170

取付方法
材
質
仕上100

内部回路

（２）１Ｆ管理人室に、ベルサⅡアクセスコントローラ（CMML-321）を１台設置します。
ベルサⅡアクセスコントローラ（CMML-321）は、
１）ＩＤキーの登録・抹消や履歴の確認、設定・運用の変更はインターネットを介して美和ロックが用意するサーバー上で行います。
インターネットに接続できる環境とベルサⅡマネージャーが必要となります。
２）Raccessマルチリーダからのキーデータを照合し、照合一致結果を外部機器に接点信号(無電圧ａ接点 DC30V 0.3A以内)出力します。
３）ベルサⅡアクセスコントローラ（CMML-321）１台のコントローラで６台のRaccessマルチリーダを制御できます。
４）登録（管理）できるＩＤキーの総数は、最大５００００個です。
５）停電時には作動しませんが、登録されたキーデータが消えることはありません。
６）照合時にキーデータ(ゲート番号+部屋番号+送信機番号)をＲＳ４２２通信で外部機器に３箇所まで出力します。
※サーバーに接続するためのローカルIPアドレスの付与、デフォルトゲートウェイ等の現地ネットワーク設定情報について別途打ち合わせが必要です。

17035ＭＡＸ17.6３０.４ＡＤ

9.58.4

4１６.７

１１.５

３４－
白－
扉開閉信号

５６橙－

扉開閉信号
－

７８９黒－

施解錠信号
－

赤

施解錠信号

TLNT-K02A

55

ピン配列表（２Ｐ）
Ｎｏ．リード線色
信号名
電気錠ソレノイド
１
白電気錠ソレノイド２
黒７５

ピン配列表（９Ｐ）
Ｎｏ．リード線色
信号名
アクチュエータ１
青アクチュエータ
２
茶

４１.４

80

閉扉時メイク３５

１２.９

注：本製品の子鍵は専用形状となります。

施錠時メイク

単位

単ｍｍ

位ｍｍ

単位ｍｍ

単位ｍｍ

（４）キースイッチ(KS-232)を１台設置します。
キースイッチ(KS-232)は、
１）キーで操作している間、外部機器に信号(無電圧ａ接点(DC24V 0.1A以内))を出力します。
（５）ベルサⅡマネージャーをインストールした管理用パソコンを美和提供のクラウドサービスへ接続し、操作します。
ベルサⅡマネージャーは、
１）１物件で最大５１２ゲートまで管理できます。
２）利用する各ＩＤキーおよび各ゲートのデータを管理できます。
３）登録した部屋毎に、ゲートの通行許可・不許可や時間帯でのタイムパターンを５パターンまで設定できます。
４）ベルサⅡマネージャーを使用するためには、システムにログインするためのアカウントが必要です。
５）ベルサⅡアクセスコントローラに付属しているＵＳＢ登録リーダをパソコンに差してＩＤ登録することができます。
６）ログをモニターに表示できます。
７）ベルサⅡアクセスコントローラに蓄積された履歴(１台に付き最大５００００件)の保存・表示ができます。
（ベルサⅡマネージャーは、ベルサⅡアクセスコントローラが蓄積したログ(履歴)を取得することができます。
取得したログ(履歴)は、直近1週間に限り画面上に表示したり、ダウンロードすることができます)
８）部屋情報やＩＤ情報、ログ(履歴)をＣＳＶ形式でファイル出力できます。出力したファイルは、Microsoft Excel 2007以降で閲覧することができます。
【作動環境】
対応ＯＳ：Windows10Pro（64bit）日本語版、Windows11Pro日本語版
メモリ：8GB以上
ストレージ：SSD、空き容量最低3GB以上
ＵＳＢポート ：USB2.0 １系統
ネットワーク ：100BASE以上
ディスプレイ ：1980×1080以上

２．システム系統図※美和提供のｸﾗｳﾄﾞｻｰﾋﾞｽ<操作時のみ接続>
MIWA Support※PC設置拠点は別途打ち合わせ願いますPC

VERSAⅡManager

インターネットdc

ｲﾝﾀｰﾎﾝ制御器へ
ELV制御器へ

d×2

b×6
a×4

c×3

ea

ﾙｰﾀ

eM

cbdbababb

着荷

HUB

ﾙｰﾀ

ACGC100V
D種接地

acbe

e×25

AS

4

M3

K2 集合

ML

E

AD

ML 宅配

ML

MLML

E

ML

E

E

火報入力

１Ｆ

[管理人室][風除室][ﾒｰﾙｺｰﾅｰ][ELVｶｺﾞ外][ﾊﾞｲｸ出入口][駐輪場出入口1][駐輪場出入口2]

凡 例AS

4

電気錠操作盤
BAN-AS4電気錠錠種未定

PC

E

ﾍﾞﾙｻⅡｱｸｾｽｺﾝﾄﾛｰﾗ
CMML-321

AD

ｵｰﾄﾄﾞｱ制御器(美和ﾛｯｸ責任範囲外)

ﾙｰﾀ

M3

集合玄関機
着荷表示機能付(美和ﾛｯｸ責任範囲外)

ﾙｰﾀ

ML

Raccessﾏﾙﾁﾘｰﾀﾞ
RDML-B01

K2

ｷｰｽｲｯﾁKS-2322線変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀ
AD311

着荷
集合宅配HUB
5

管理用PC
ﾍﾞﾙｻⅡﾏﾈｰｼﾞｬｲﾝｽﾄｰﾙ済
別途手配品
※1 ※2

M

ﾙｰﾀ
美和ロック用意※1 ※2
ﾙｰﾀ
お客様手配品※1 ※2

宅配BOX(美和ﾛｯｸ責任範囲外)
ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB
5ﾎﾟｰﾄ※Gigabit対応品※1 ※2※１：通気性の良い、安定性のある場所に設置してください。
※２：コンセントは抜け止め式を用意してください。

a(F)CPEV-S 1.2-2P
配線距離は表１参照

b(F)CPEV-S 0.9-4P
配線距離は表２参照

cde(F)CPEV 0.9-2P
配線距離は100mまで(F)CPEV-S 0.9-3P(RS-422)
配線距離は表３参照
LANｹｰﾌﾞﾙ(ｽﾄﾚｰﾄ)
Cat5以上
配線距離は100mまで

配線は予備線を含む。
配管・配線・電源は別途工事。

表１

表２

配線距離

配線距離
適用:RDML-B01,RDRS2-B01EU～CMML-220,CMML-221,CMML-321

適用:BAN-AS4,BAN-AS8,BAN-AS16,BAN-AS24,BAN-AS32

電気ｽﾄﾗｲｸ
電気錠

線径

電気錠～操作盤間 (m)AUT(A),APPT(A),APBT
AL3M,AL4M AUR(A),APPR(A),APBR
AFF,AFG AMT(A),AMR(A)
ALS,ARA ALT(A),ALR(A),AUS,AMS
ALGT,ALGR,AST,ASR,ASZ

表３

リーダ～コントローラ

ALA,ALG
ANS

線径(mm)

距離(m)0.65 AWG22相当

50(55)

EML

配線距離
適用:CMNT-221,CMNT-321,
CMML-221,CMML-321
外部機器～コントローラ配線距離線径(mm)

距離(m)

0.9mm

3010060800.9

AWG19相当

100(110)0.65 AWG22相当

1001.2mm

50140100130

1.2

AWG16相当

200(220)

0.9

AWG19相当

300

1.6mm

802401602301.6

AWG14相当

400(440)

1.2

AWG16相当

500

2.0mm

130380

250

360

2.6

AWG12相当

1000(1100)

1.6

AWG14相当

1000※（）内は拡張リーダがある場合の終端の拡張リーダ～コントローラの距離を示します。

マンション共用部（Raccess）6ゲート