２．外観図

4ML

ＲＤＭＬ－Ｂ０１1030(126)

400400120300120120

屋内壁面露出取付
ＳＰＣＣ ｔ１.６
ライトイエロー（マンセル２．５Ｙ９／１近似色

電重ＡＣ１００Ｖ±１０％

源量１１Ｋｇ縮半ツヤ）

５０／６０Ｈｚ １１０ＶＡ
単 位
ＦＲＥＥｍｍ尺

取付方法
ｶﾊﾞｰ材質ｶﾊﾞｰ仕上電源
重量

壁面露出取付 屋内限定(非防水)AES樹脂
ｱｲﾎﾞﾘｰ色AC100V±10% 50/60Hz 消費電力110W
ＦＲＥＥ
約5.0kg
縮 尺

２線変換アダプタ

単位ｍｍ

170

100170

取付方法
材質
仕上（３）非接触式のＩＤキーによる入館、入室制限およびＥＬＶ、宅配ボックスの利用制限をする箇所には、Raccessマルチリーダ(RDML-B01)を設置します。
Raccessマルチリーダ(RDML-B01)は、１）登録されたＩＤキーを以下の方法で認証し、ベルサⅡアクセスコントローラにキーデータを出力します。
①Raccessキー［検知距離は使用環境による］・ＩＤキーを携帯してリーダに近づく(約２ｍ)【ハンズフリー認証】（通常設定）
・ＩＤキーを携帯してリーダに近づく(約１０ｃｍ)【近距離モード】
・ＩＤキーのリモコンボタンを押す(約３ｍ)【リモコン認証】
・ＩＤキーをかざす(約２ｃｍ)【近接認証】※近接認証設定では、リモコン認証およびＩＤキーを携帯してリーダに近づくだけでは認証しません。
②ノンタッチキー
・ＩＤキーをかざす(約１ｃｍ)③FeliCa・ＩＤキーをかざす(接触)・ＩＤカードをかざす(約３ｃｍ)④Mifare・ＩＤカードをかざす(約２ｃｍ)
２）人感センサと手かざしセンサの２種類を内蔵しており、いずれかのセンサが反応したときのみ、Raccessマルチリーダ(RDML-B01)を動作させることも可能です。
[検知距離は使用環境による]・人感センサ：
約２ｍの範囲で人体などを検知
・手かざしセンサ：
約５ｃｍの距離で手などを検知
３）人体に安全な電磁誘導波を使用します。
４）電波法上の届け出義務は必要ありません。
【注意事項】・Raccessマルチリーダ(RDML-B01)および拡張リーダ(RDRS2-B01EU)の電波は前面方向だけでなく、リーダを中心に球状に広がっています。
検知エリアを制限したい場合は、内蔵センサと連動してＩＤキーを認証するか、自動ドアの人感センサなどとAND回路で使用してください。
※電池レスやノンタッチキーの使用を考慮した接点出力時間設定をしてください。
・Raccessマルチリーダ(RDML-B01)を複数台設置する場合、検知距離を確保するために、各Raccessマルチリーダ(RDML-B01)間は４ｍ(近接認証は２ｍ)以上、離して設置してください。
・Raccessマルチリーダ(RDML-B01)は人感センサ/手かざしセンサ運用時、内蔵されたセンサが働いているときにのみ、電波を発信します。
検知範囲内に他のRaccessマルチリーダ(RDML-B01)がある場合、他のRaccessマルチリーダ(RDML-B01)の操作に影響を及ぼす可能性があります。
反応が悪いと感じた場合、一度リーダから離れて、再度人体を感知させてからご使用ください。
また、手などを検知している間は、近くにある他のＩＤキーも認証します。
・Raccessマルチリーダ(RDML-B01)の人感センサ/手かざしセンサは特性上、人体、手以外にも反応します。
・Raccessマルチリーダ(RDML-B01)はセンサの特性上、人感センサ～人体間に自動扉のガラスやアクリルパネルなどの遮蔽物がある場合、人体を感知できません。

壁面埋込取付(IPX4)
ﾌﾟﾚｰﾄ：強化ｱｸﾘﾙ(8H)

仕電上源

DC12V±10%(ﾍﾞﾙｻｱｸｾｽｺﾝﾄﾛｰﾗより供給)

重量

約245g

ＢＫ：ブラック、ＷＨ：ホワイト
縮尺

ＦＲＥＥ

単位ｍｍ

本締電気錠（モータ施解錠型）
4M

ＡＵＲ

ＡＬ４Ｍ

2810

ＡＤ３１１

※２個用スイッチボックス(深形)に取付（ビス穴が上下になるように埋め込む）

取付方法
材質

通電時施錠型電気錠
R170

ＡＤ

ＭＡＸ17.6

Ｎｏ．リード線色青茶

アクチュエータ

３４－
白－
扉開閉信号

５６橙－

扉開閉信号
－

７８黒－

施解錠信号
－

９赤施解錠信号

アクチュエータ

１２

白黒260

ピン配列表（２Ｐ）

信号名

１２

信号名
電気錠ソレノイド
電気錠ソレノイド

54

Ｎｏ．リード線色

210

15880
ピン配列表（９Ｐ）

閉扉時メイク29105

内蔵スイッチにより施工・取付時に・AUT （通電時解錠型電気錠）
・AUTA（通電時解錠型電気錠アンチパニック機能付）
・AURA（通電時施錠型電気錠アンチパニック機能付）
へ機能を切り替えることが可能です。

施錠時メイク

単 位ｍｍ

1925

単 位

バックセットｍｍ

単 位

Ｒａｃｃｅｓｓキー

ノンタッチキーＴＬＲＳ２－Ｅ０１

ＴＬＲＳ２－Ｋ０１

ＴＬＮＴ－Ｋ０２Ａ

カギＮｏ刻印側

°

6.1

３５ｍｍ

8.5
14.6

Ｒａｃｃｅｓｓキー

35

３０.４

9.5

8.4

TLNT-K02A

４１.４

4

１６.７

１１.５

55

（４）ベルサⅡマネージャーをインストールした管理用パソコンを美和提供のクラウドサービスへ接続し、操作します。
ベルサⅡマネージャーは、
１）１物件で最大５１２ゲートまで管理できます。
２）利用する各ＩＤキーおよび各ゲートのデータを管理できます。
３）登録した部屋毎に、ゲートの通行許可・不許可や時間帯でのタイムパターンを５パターンまで設定できます。
４）ベルサⅡマネージャーを使用するためには、システムにログインするためのアカウントが必要です。
５）ベルサⅡアクセスコントローラに付属しているＵＳＢ登録リーダをパソコンに差してＩＤ登録することができます。
６）ログをモニターに表示できます。
７）ベルサⅡアクセスコントローラに蓄積された履歴(１台に付き最大５００００件)の保存・表示ができます。
（ベルサⅡマネージャーは、ベルサⅡアクセスコントローラが蓄積したログ(履歴)を取得することができます。
取得したログ(履歴)は、直近1週間に限り画面上に表示したり、ダウンロードすることができます。)
８）部屋情報やＩＤ情報、ログ(履歴)をＣＳＶ形式でファイル出力できます。出力したファイルは、
Microsoft Excel 2007以降で閲覧することができます。
【作動環境】
対応ＯＳ：Windows10Pro（64bit）日本語版、Windows11Pro日本語版
メモリ：8GB以上ストレージ：SSD、空き容量最低3GB以上
ＵＳＢポート ：USB2.0 １系統
ネットワーク ：100BASE以上
ディスプレイ ：1980×1080以上

ＢＡＮ－ＡＳ４

Ｒａｃｃｅｓｓマルチリーダ

ＣＭＭＬ－３２１（ＭＵＶＲ－ＰＢ２１内蔵）

M3

116

（１）１Ｆ管理人控室に、電気錠操作盤(BAN-AS4)を１台設置し、接続されたすべての電気錠扉を集中して制御・監視・操作します。
電気錠操作盤(BAN-AS4)は、
１）各扉の状態(扉の開閉、施解錠、警報)を操作盤面上に表示します。
２）盤面操作により、各扉(電気錠)を個別に解錠／施錠／一回解錠できます。
３）盤面操作により、制御している扉(電気錠)を一斉に解錠／施錠できます。
４）火報盤からの火災発報信号により、制御している扉(電気錠)を一斉に解錠します。
復旧は、火報入力が切れた後、操作盤面上の各回線の施錠ボタンを押すことで行います。
５）扉付近に設置されているRaccessマルチリーダに、登録されたＩＤキーを認証すると、該当扉(電気錠)が解錠し、扉を開けて、閉めると施錠します。扉を開けなくても、設定時間が経過すると自動的に施錠します。(Ａモード)（２) １Ｆ管理人控室に、ベルサⅡアクセスコントローラ（CMML-321）を１台設置します。
ベルサⅡアクセスコントローラ（CMML-321）は、
１）ＩＤキーの登録・抹消や履歴の確認、設定・運用の変更はインターネットを介して美和ロックが用意するサーバー上で行います。
インターネットに接続できる環境とベルサⅡマネージャーが必要となります。
２）Raccessマルチリーダからのキーデータを照合し、照合一致結果を外部機器に接点信号(無電圧ａ接点 DC30V 0.3A以内)出力します。
３）ベルサⅡアクセスコントローラ（CMML-321）１台のコントローラで８台のRaccessマルチリーダを制御できます。(標準６台)※MUVR-PB21基板内蔵
４）登録（管理）できるＩＤキーの総数は、最大５００００個です。
５）停電時には作動しませんが、登録されたキーデータが消えることはありません。
６）照合時にキーデータ(ゲート番号+部屋番号+送信機番号)をＲＳ４２２通信で外部機器に３箇所まで出力します。
※サーバーに接続するためのローカルIPアドレスの付与、デフォルトゲートウェイ等の現地ネットワーク設定情報について別途打ち合わせが必要です。

ベルサⅡアクセスコントローラ

電気錠操作盤AS

300

本システムは、電気錠４箇所、オートドア制御器３箇所、ＥＬＶ制御器および宅配ボックスを対象とします。
・入館、入室制限を行う電気錠扉(オートドア)脇にはRaccessマルチリーダを設置し、登録されたＩＤキーを認証することで電気錠扉(オートドア)を解錠します。
オートドア制御器には無電圧ａ接点を出力します。
・ＥＬＶかご内にはRaccessマルチリーダを設置し、登録されたＩＤキーをかざすことで、ＥＬＶ制御器にキーデータ(ゲート番号+部屋番号+送信機番号)を通信出力します。
・宅配ボックスと連動させることにより、登録されたＩＤキーで宅配ボックスの荷物が取出せます。
インターホン制御器と連動して、入館時に専用の集合玄関機(着荷表示機能付)で登録されたＩＤキーを認証することにより、宅配ボックスに荷物があるかどうか確認できます。
・インターネットに接続される美和ロック製の機器は、MIWA Supportによりファームウェアを最新の状態にアップデートできます。
※他社との連動に関しては、別途打ち合せが必要です。

７５

１．システム概要

３５１２.９

注：本製品の子鍵は専用形状となります。

単位ｍｍ

単位ｍｍ

単位ｍｍ

マンション共用部（Raccess）8ゲート（1）３．システム系統図

c×2b×4cbcb

着荷ML

集合MLAD※人感ｾﾝｻ(1/2)※ﾀｲﾏ制御(夜間施錠)(美和ﾛｯｸ責任範囲外)

集合db

ML 宅配AD※人感ｾﾝｻ[外部～風除室]

１Ｆb

着荷
ML ELV※近接ﾓｰﾄﾞ[風除室]※手かざしｾﾝｻ[ﾒｰﾙ宅配ﾎﾞｯｸｽ][ELV]※美和提供のｸﾗｳﾄﾞｻｰﾋﾞｽ<操作時のみ接続>

MIWA SupportPC

VERSAⅡManager※PC設置拠点は別途打ち合わせ願います

インターネットdd

ｲﾝﾀｰﾎﾝ制御器へ
ELV制御器へ
eb×4d×3c×3

eaa×4ﾙｰﾀ

eﾙｰﾀ
M

ACGC100V
D種接地

HUB

5acbc×3e×2ababbb×8
着荷

AS

4

M3

RML

集合AD

ML

E

ML

ML

E

4M

※手かざしｾﾝｻ(1.3m)

火報入力[管理人控室]

Ｂ１Ｆ

[風除室]

[通路1]

[廊下2～廊下1][ｼｬｯﾀｰ手動操作扉]

凡 例

AS

4

電気錠操作盤
BAN-AS4

R

M3

ﾍﾞﾙｻⅡｱｸｾｽｺﾝﾄﾛｰﾗ
CMML-321(MUVR-PB21内蔵)

4M

ML

E

通電時施錠型電気錠
AUR
本締電気錠(ﾓｰﾀ施解錠型)
AL4M

ELV

HUB

ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB
5ﾎﾟｰﾄ※Gigabit対応品※1 ※2

a(F)CPEV-S 1.2-2P
配線距離は表１参照

b(F)CPEV-S 0.9-4P
配線距離は表２参照

PC

管理用PC
ﾍﾞﾙｻⅡﾏﾈｰｼﾞｬｲﾝｽﾄｰﾙ済
別途手配品
※1 ※2
ﾙｰﾀ
美和ロック用意※1 ※2dﾙｰﾀ
お客様手配品※1 ※2eADｵｰﾄﾄﾞｱ制御器(美和ﾛｯｸ責任範囲外)

2線変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀ
AD311

着荷集合集合玄関機(着荷表示機能付)(美和ﾛｯｸ責任範囲外)

ﾙｰﾀ

電気錠
錠種未定

宅配宅配ﾎﾞｯｸｽ(美和ﾛｯｸ責任範囲外)

ﾙｰﾀ

Raccessﾏﾙﾁﾘｰﾀﾞ
RDML-B01

5

ELVかご内(美和ﾛｯｸ責任範囲外)

M※１：通気性の良い、安定性のある場所に設置してください。
※２：コンセントは抜け止め式を用意してください。

c(F)CPEV 0.9-2P
配線距離は100mまで(F)CPEV-S 0.9-3P(RS-422)
配線距離は表３参照

LANｹｰﾌﾞﾙ(ｽﾄﾚｰﾄ)
配線距離は100mまで

配線は予備線を含む。
配管・配線・電源は別途工事。

表１

表２

配線距離

配線距離
適用:RDML-B01,RDRS2-B01EU～CMML-220,CMML-221,CMML-321

適用:BAN-AS4,BAN-AS8,BAN-AS16,BAN-AS24,BAN-AS32

電気ｽﾄﾗｲｸ
電気錠

線径

電気錠～操作盤間 (m)AUT(A),APPT(A),APBT
AL3M,AL4M AUR(A),APPR(A),APBR
AFF,AFG AMT(A),AMR(A)
ALS,ARA ALT(A),ALR(A),AUS,AMS
ALGT,ALGR,AST,ASR,ASZ

表３

リーダ～コントローラ

ALA,ALG
ANS

線径(mm)

距離(m)0.65 AWG22相当

50(55)

EML

配線距離
適用:CMNT-221,CMNT-321,
CMML-221,CMML-321
外部機器～コントローラ配線距離
線径(mm)

距離(m)

0.9mm

30100

60

80

0.9

AWG19相当

100(110)0.65 AWG22相当

100

1.2mm

50

140

100

130

1.2

AWG16相当

200(220)

0.9 AWG19相当

300

1.6mm

80240

160

230

1.6

AWG14相当

400(440)

1.2 AWG16相当

500

2.0mm

130380250360

2.6AWG12相当

1000(1100)

1.6 AWG14相当

1000※（）内は拡張リーダがある場合の終端の拡張リーダ～コントローラの距離を示します。

マンション共用部（Raccess）8ゲート（2）