神鋼リードミック㈱向水リサイクル装置における運転評価事例紹介
Evaluate Operation Data and Support for Wastewater Recycling Plant in
Shinko Leadmikk Co. LTD.

安友邦彦＊
Kunihiko Yasutomo

松林高志＊＊
Takashi Matsubayashi

大朝 功＊＊＊
Isao Otomo

技術士（上下水道部門）

当社より神鋼リードミック株式会社殿へ水リサイクル装置を2012年10月に納入し，現在稼働中である。この設備は同社にて製造されているリードフレームにおけるメッキ排水を処理対象とし，処理水は製造工程その他用水に再利用されている。供用開始後およそ10カ月の稼働であり，この間の処理性能としては脱塩率99 ％，平均透過水電導度３mS/m である。当社では安定運転のため，遠隔監視装置（当社商品名：WaterEye）によって収集された運転データからその健全性を評価，顧客にアドバイスし，未然のトラブル防止に貢献している。
Kobelco Eco-maintenance Co.,Ltd. supplied the Wastewater recycling plant for Shinko Leadmikk Co.,
Ltd. in October 2012. And it has been operating under the specific and good performancecontinuously. Raw water of this plant is drainage from plating process for Lead-frame plant and thetreated water is reused for the production line. The operation of the plant started 10 month ago. The
rejection rate of the salt is more than 99 ％, resulting that the electric conductivity of permeate shows
３ mS/m in average. We take the operating data by WaterEye which is monitoring system for water
treatment plants. WaterEye contributes stable operation and it is useful to forecast the plant condition
and avoid troubles.

Key Words：
水リサイクル装置

Wastewater recycling plant

めっ精密

逆き浸排

水

Drainage from plating process

ろ過Micro ﬁltration

透

Reverse osmosis【セールスポイント】
遠隔監視装置（WaterEye）によって収集されたデータをもとに，水リサイクル装置の運転健全性の評価を行い，それに基づきトラブル発生時も迅速な処置方法をアドバイスできる。

22

神鋼環境ソリューション技報

Vol. 10 No. 1（2013 ／ 8）

まえがき

本稿では，2012年に当社が納入した，神鋼リード

近年，多くの企業が「企業の社会的責任（Corporate

ミック㈱向水リサイクル（排水回収）装置（以下Social Responsibility）」の中で「地球環境の保護」を「本設備」という）における運転データの評価と処キーワードの一つに掲げており，その中には水資源置事例について紹介する。の有効活用と環境負荷削減（低コストによるクロー1.

ズドシステム）に関する内容も含まれることが多い。

1. 1

装置概要

装置の構成と特徴

また，地理的に水資源（用排水費）が高コストのめっき工程から出される排水は，主として酸洗や場合，工場での製造コストに占める用排水費の比率水洗に代表される素地のエッチング前後の洗浄排水が高くなる。そのために場内で水をまわす（クローである。通常，これらの排水は酸性・アルカリ凝集

ズドシステムの活用）というニーズも潜在し，これ沈殿法やろ過法，中和操作などにより含有する金属らの背景から，神鋼ソリューショングループではこ類や微粒子成分を除去し，工場排水として下水などの水リサイクルの潜在ニーズに着目し，その掘り起に排出されるケースが多い。

しとメニューの拡充に努めている。

本設備では，下水放流前の排水を原水として受け当社の水リサイクル装置はおおむね除濁用の精密入れている。図１に本設備のブロックフローを，写ろ過（MF）装置，逆浸透膜（RO）装置から構成さ真１に設備の全景を示す。本設備では，主要処理工れる。導入に当たっては，イニシャルコスト（設備程となる膜処理設備に加え，膜モジュールの洗浄装導入費）もさることながら，メンテナンスフィーを置と洗浄排水の中和装置を備えている。対象原水は含むランニングコストを抑えることが求められる。

一度 MF 原水槽に受入られ，MF 装置によって原水言い換えれば，設備建造費と，膜交換も含めたラン中の懸濁成分を除去したのち RO 装置によって硬度ニングコストを現状の用排水費と比較した場合，い成分等の除去を行い，透過水は，リサイクル水としかに早くこれを回収し，かつ目標以上にランニングて製造工程に戻される。洗浄装置とは MF およびコストを抑制させるかがキーポイントとなる。膜処RO の各モジュールを，酸またはアルカリによって理においてのエレメントの交換サイクルはランニン洗浄するための装置である。本設備では運転員の膜グコストに直結しており，交換周期が短くなればそ洗浄作業負荷低減のため，薬品調合，循環浸漬，洗れだけランニングコストが上昇する。したがって，浄排液の排出から中和，排出までの一連動作を開始

ランニングコストの抑制には MF，RO の差圧管理と押釦のワンタッチ操作によって全自動で行えるよう適切な洗浄処置およびトラブル対処が不可欠である。

設計されている。

スライム
コントロール剤
原分散剤
ROMF

水

RO 処理水ポンプ

MF 原水槽MF 処理水槽

MF 原水ポンプ

洗浄薬品

RO 原水ポンプ

処理水
RO 処理水槽

濃縮水
逆洗排水
ブライン

洗浄薬品

中和薬品

洗浄排水

MF 洗浄水槽 MF 洗浄ポンプ

図１Vol. 10 No. 1（2013 ／ 8）

RO 洗浄水槽 RO 洗浄ポンプ

水リサイクル装置

中和槽

中和ポンプ

ブロックフロー

神鋼環境ソリューション技報

23

写真１

写真２

水リサイクル装置全景ȇȸǿǻȳǿȸ
ファイヤーウォールにより，不正なアクセスをブロック

WaterEye 現場設置機器姿
サーバに収集データが蓄積，分析される

警報通知
警報発生時は，メールにて通報䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖

ᅕᥟȪȸȉȟȃǯႴϋインターネット経由で収集データ送信

HUB
FOMA
モデム

PLC

PLC より設備のデータを収集，データ収集 /サーバへ送信
送信用 PC

図２

1. 2※本件では FOMA 網を利用したが，ADSL，光，CATV など，各種回線に対応可WaterEye

設計条件
3

本設備での計画受入水量は240 m /d であり，この3データ参照
帳票ダウンロード
ユーザは，WEB ブラウザにてデータの参照が可能

基本概念図

2.

運転データの収集方法

図２に本設備で用いた遠隔監視装置「WaterEye」

うち120 m /d をリサイクル水として回収する。装置の基本概念図を，写真２に現場設置機器（小型コンにおける水回収率は50 ％である。この回収率は実ピュータ）姿を示す。

機導入前におよそ１年半にわたり，テストプラント

WaterEye はインターネットを利用した水処理設による実証試験を行い，得られた結果から設定して備専用の遠隔監視装置であり，現場制御盤内にデーいる。

タ仮保管およびデータ転送用プログラムを組込んだ

テストプラントでは実機より小スケール（小処理水量）ではあるものの，使用した MF 膜，RO 膜は小型コンピュータと当社 WaterEye サーバから構成される。

実機に採用を予定していたものを使用した。実機で運転データを採取したい箇所（たとえば，流量や得られる処理水質の想定値や，MF 膜および RO 膜

圧力などを計測する箇所）にあらかじめアナログ信の閉塞状況（差圧の上昇），洗浄周期想定に対する号出力可能な工業計器を設置しておき，その出力信評価をなるべく正確に得るためである。

号を現場操作盤内の PLC を経由して一定時間間隔

24

神鋼環境ソリューション技報

Vol. 10 No. 1（2013 ／ 8）

で現場小型コンピュータにいったん蓄積する。あらただし，実機運転中に数回 MF 入口圧が上昇する

かじめ設定された通信周期に応じ，現場小型コンピ傾向がみられた（図３中①～③のポイント）。入口

ュータと WaterEye サーバがインターネット経由で圧の上昇傾向や原水の状況，事象発生前後の運転状接続され，現場で蓄積したデータは本社サーバに転況などから推測し，本件は MF 逆洗時に使用する次送される。

亜塩素酸ソーダの注入不良によるものと判断し，現対象装置の監視者は本社サーバ内のデータをイン場でポンプ周り薬品配管内エア抜きの実施を客先にターネット経由で閲覧することで，現場装置の運転依頼することとした。その結果，MF 膜の逆洗は正状況を確認することができる。現場とサーバ間の通常化され，入口圧は徐々に低下しおおむね問題発生

信には ADSL や光通信に代表される常時通信型高前の状態に戻すことができた。

速情報網のほか，FOMA といった携帯端末用通信

このまま問題を放置すれば MF 入口圧は限界まで回線も使用可能である。WaterEye はアナログ信号

上昇したあと処理流量が徐々に低下していき，処理のほかに警報といった接点信号，モータなど負荷類流量バランスが取れない状況に陥るばかりか，MFの運転中／停止中といった状態信号も採取可能であ膜の閉塞が進行し洗浄もしくは交換に至る可能性がり，現場で起こっているほぼすべての状態を把握すあった。運転監視によるデータ解析によりトラブルることが可能である。また，各監視対象設備向にデが未然に防げたものといえる。

ータの集計方法，図表化方法をカスタマイズするこ

3. 2とが可能であり，運転評価のためのデータまとめが量を RO 処理水流量計の信号により RO 原水ポンプ容易に行える特徴がある。

3.

3. 1

RO 装置における運転評価

RO 装置の運転方法は MF と同様に，RO 処理水運転評価についてのインバータ周波数を変えることで一定値に制御すMF 装置における運転評価ることとしている。図４に RO 装置の運転データをMF 装置の運転方法は，MF 処理水量は，MF 処理示す。なお図４では比較のためにテストプラントに水流量計の信号により MF 原水ポンプのインバータよる実証運転データを併記している。実証試験では周波数を変えることで一定値に制御するというもの

運転中の差圧上昇が顕著に発生しており，比較的短である。ブラインの流量については定流量弁で一定い運転期間（１カ月～２週間に１回程度）での薬品化されている。図３に MF 装置の運転データを示す。

洗浄を実施せざるを得なかった。それを踏まえ，実RO 膜処理の前処理である MF 膜処理による除濁機ではテストプラントで行った逆流洗浄，空気洗浄は，本水リサイクル装置の前段においてアルカリ凝を一部自動化し組込んでおり，通水時の Flux 等も集沈殿処理が良好に行われていることと，MF 膜の見直している。

前段に懸濁物質の粗取りを行うストレーナを設置し実機稼働後の運転状況は前述図に示すとおりであていることがあいまって，通常は大きな差圧の上昇り，差圧上昇の傾向はみられず安定した運転が行わも見られず処理水濁度も安定している。これはテスれている。WaterEye を用いた運転評価により適切トプラントでも同様の結果を得ていた。

な洗浄時期を提案する予定であるが，今のところ薬

0.12
①

0.1
0.1

ろ過差圧（MPa）

処理水濁度（NTU 度）

10.01

0.001

②0.08

③0.06
0.04
0.020.0001

050

1001502000050100

処理水量（m3）÷ 膜面積（m2）

処理水量（m3）÷ 膜面積（m2）

処理水濁度

ろ過差圧

図３
Vol. 10 No. 1（2013 ／ 8）

水リサイクル装置

150200MF 運転データ

神鋼環境ソリューション技報

25400
350

99.0

300

98.5

250

98.0

200

97.5

15097.00102030405060

0.450.4

全体差圧（MPa）

脱塩率（％）

99.5

0.5

原水電気伝導度（mS/m）

100.0

0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0100

01020

処理水量（m3）÷ 膜面積（m2）
テスト機

脱塩率

実機

脱塩率

テスト時

30405060

処理水量（m3）÷ 膜面積（m2）

原水 EC

図４

実機

テスト機

原水 EC

水リサイクル装置

全体差圧

実機

全体差圧

RO 運転データ品洗浄は初回の実液自動洗浄動作調整のみ行っただの枯渇傾向から水リサイクルはますます求められるけである。RO の運転状況は今後も注目し，運転監と予想され，当社としても，そのニーズに応えるべ視と評価を継続していく予定である。

く，遠隔監視システムと組合わせ，運用面からの技む

術的アドバイスを適切なタイミングで行える技術ノ

すび

本稿では神鋼リードミック株式会社に納入した水リサイクル装置の装置概要と遠隔監視および運転評
価事例について紹介した。
水リサイクルに用いる膜処理方式については近年膜単体価格の低下が進んでいるものの，まだまだ工業用水ならびに水道水の造水単価には及ばない。しかし社会の環境負荷低減ニーズの高まりや，水資源
神鋼環境メンテナンス㈱ 水処理本部技術部 第三技術室
神鋼環境メンテナンス㈱ 水処理本部技術部

＊＊＊

26

最後に，本設備の建設，試運転に多大なご協力をいただいた神鋼リードミック株式会社の関係各位にの技術革新や，膜利用拡大によるマスプロ化により＊ウハウの蓄積が肝要であると考える。

深く感謝の意を表す。
［参考文献］
１）塩田憲明：神鋼環境ソリューション技報，Vol.8 No.1
（2011），pp.36-40.
２）細谷仁人ほか：神鋼環境ソリューション技報，Vol.7
No.1（2010），pp.16-22.

＊＊

神鋼環境メンテナンス㈱ 水処理本部技術部 技術サービスグループ

神鋼環境ソリューション技報

Vol. 10 No. 1（2013 ／ 8）