第 4章

給水装置の施工

第１節

給水管の分岐（配水管等の分岐から宅地内の最初に設ける止水栓まで）【基準事項】
1

配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から３０㎝以上離れていること。
（政令第５条第１項第１号）

2

配水管への取付口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。
（政令第５条第１項第２号）

3

給水管の口径は、その給水装置による所要水量及び同時使用率を考慮して定め、かつ、分岐しようとする管の口径より小さいものでなければならない。（構造材質規程第４条）

4

給水管は、原則として口径３００㎜以下の配水管から分岐し、その分岐方向は、当該配水管の布設してある道路の境界線までは配水管とほぼ直角にしなければならない。
（構造材質規程第５条第１項）

5

口径７５㎜以上の給水管を引き込む場合には、割Ｔ字管又はＴ字管によって取り付けなければならない。（構造材質規程第５条第４項）

6

他のサドル付分水栓との取付間隔は、０.３ｍ以上とし、異形管及び継手には、サドル付分水栓を取り付けてはならない。（構造材質規程第１５条第１項）

7

サドル付分水栓を取り付ける管が金属管の場合には、貫通部に防食コアを取り付けなければならない。（構造材質規程第１５条第２項）(1)

原則として、同一敷地への配水管等からの分岐引込みは１箇所とし、口径３００㎜以下の配水管から分岐すること。同一敷地内に複数の引込管が存在する場合は、１箇所以外は、引込管を分岐口止めとすること。

(2)

配水管等からの分岐は、口径２０㎜以上とし、宅地内の最初に設ける止水栓までの給水管及び止水栓等の口径は、当該分岐箇所と同口径とすること。

(3)

配水管等から給水管口径２５㎜以下の分岐に当たっては、分岐箇所から最初に設ける止水栓まで、ポリエチレン管で施工すること。

(4)

ポリエチレン管施工範囲以降の道路下及びメーターまでの給水管は、第３章第１節「給水装置指定材料一覧表」の中から最も適切な材料を選定し、使用すること。
なお、施工範囲以降についても耐震性の良いポリエチレン管を使用することが望ましい。

(5)

配水管から分岐する場合の標準工法は、次の図に掲げるところによる。

4－1

凡例

ア

不断水割Ｔ字管ソフトシール仕切弁

サドル分水栓

止水栓

スルース弁

継手

口径５０㎜以下の水道管から口径２０、２５、４０㎜の給水管を分岐(ｱ) 水道用ポリエチレン管、ビニル管から分岐
口径３０mm 以下から

口径４０mm，５０mm から

口径２０、２５㎜を分岐する場合

口径２０、２５㎜を分岐する場合(ｲ）口径５０mm のビニル管、鋼管から(ｳ) 口径５０mm の水道配水用ポリエチレン管から

口径４０㎜を分岐する場合

口径４０mm を分岐する場合（以下の図以外にも不断水工法も可）イ

口径７５㎜以上の配水管等から口径２０、２５、４０、５０㎜の給水管を分岐(ｱ)

ウ

ビニル管、水道配水用ポリエチレン管、鋳鉄管から分岐

口径７５㎜以上の給水管を分岐(ｱ) 不断水割Ｔ字管分岐(ｲ)

本管が耐震管の場合耐震型割丁字管を使用すること

4－2

切替箇所

給水管取出し図（φ20、φ25）※ ポリエチレン管の継手は、ワンタッチ継手とする。

4－3

給水管取出し図（φ40、φ50）※ ポリエチレン管の継手は、ワンタッチ継手とする。

4－4

(6)

給水管の防護箇所
宅地内に設ける最初の止水栓までの給水管で次に掲げる箇所は、引込管と同口径の合成樹脂ライ
ニング鋼管又は合成樹脂管を使用する場合は、鞘管により合成樹脂管を防護したもの（鞘管と給水管の間は、管が振動しないようにつめものを施すこと。）を使用し、露出配管の場合は、配管の管種、口径に応じた十分な支持強度のあるつかみ金物によって固定させるとともに保温被覆すること。
なお、ウ、エについては、あらかじめ当該河川管理者等の指示を得る必要がある。

合成樹脂管の保護方法の例
管保護の使用口径の例
ポリエチレン管
呼び径 外径
管厚２５ 34.0
5.0
４０ 48.0
6.5
５０ 60.0
8.0

ア

擁壁、法面等をやむを得ず露出配管

イ

する場合

単位：㎜

鞘管（鋼管）
呼び径 近似値内径
50
52.9
65
67.9
80
80.7

合成樹脂管を参考１に掲げる有機溶剤
及び薬剤等の影響を受けるおそれのある箇所にやむを得ず布設する場合

ウ

開渠など水路の下を布設する場合

エ

開渠など水路の上をやむを得ず露出配管
する場合

4－5

参考１

合成樹脂管の耐薬品性

名

ＰＰ
可否

ＶＰ
可否

名

ＰＰ
可否

ＶＰ
可否

硫

酸

×

×

エチルアルコール

×

×

硝

酸

×

×

メチルアルコール

×

×

酸

燐

酸

×

×

ア セ ト ン

×

×

及

酢

酸

×

×

ア ニ リ ン

×

×

び

氷

酸

×

×

ベ ン ゼ ン

×

×

酸

ク

酸

×

×

四塩化炭素

×

×

性

蟻

酸

○

×

クロロホルム

×

×

薬

蓚

酸

○

○

二硫化炭素

×

×

品

乳

酸

○

○

アセトアルデヒド×○

オ レ イ ン 酸

×○

エチルエーテル××

マ レ イ ン 酸○×

グ リ セ リ ン

×○アンモニア水溶液

○

○

ト

ン

×

×

苛 性 ソ ー ダ○○

亜 硫 酸 ガ ス

○

○

苛

リ

○

○

ガ

炭

酸

ガ

ス

○

○

水酸化カルシウム

○

○

ス

天

然

ガ

ス

×

○

重クロム酸カリウム

○

○

塩

素

ガ

ス

×

×

過マンガン酸カリウム○○

写 真 現 像 液

○

○

海

水

○

○

ガ ソ リ ン

×

×

灯

×

×

分類

ア
ル
カ
リ

塩

薬

品

酢
ロ

性

ム

カ

過 酸 化 水 素

×

分類

有

機

溶

剤

そ

×

薬

品

ル

エ

の

類

他

油

参考図書

4－6

日本ポリエチレンパイプ工業会

技術資料

塩化ビニル管・継手協会

技術資料

2

分岐工事上の注意(1)

分岐方向は、原則として、分水栓は配水管に対し直角に、Ｔ字管類は水平に取り付けること。

(2)

分岐位置の間隔は、配水管等の強度の減少防止、他の使用者への流量等の影響を防止することなどから、他の分岐位置から３０㎝以上の間隔をとること。

(3)

分岐口径は、他の使用者への流量等の影響を考慮し、原則として配水管等の口径よりも小さいものとする。

(4)

分岐位置は、維持管理を考慮して、配水管等の継手から５０㎝以上の間隔をとること。

(5)

分岐は配水管等の直管部からとすること。異形管及び継手からの分岐は、その構造上適切な取り付けが困難であり、材料の使用上からも給水管を分岐しないこと。

(6)

配水管の管末から原則として２ｍ以上の間隔をとること。

(7)

接続する管が水道管であることを地下埋設管明示粘着テープ（以下「明示テープ」という。）、
消火栓、仕切弁等の位置の確認及び音聴、試掘等により確認のうえ、分岐工事を施行すること。

(8)

分岐管取付前に、配水管等の外面に付着している土砂などを取り除き、清掃した後、分岐管を取り付けること。

(9)

可とう式サドル付分水栓又は不断水用Ｔ字管は確実に取り付け、ボルト・ナットは、トルクレンチを使用して、次に掲げる標準締付けトルクで、対角線上に交互に締め付けること。また、１.
７５ＭPa（１７.８㎏ f/㎠）
、１分間以上の水圧試験を実施すること。

サドル付分水栓の標準締付けトルク
単位：Ｎ・ｍ（㎏ f/ｍ）
標準締付けトルク
取付管の種類(10)ボルトの呼び径
Ｍ１６

Ｍ２０

ＤＩＰ（ダクタイル鋳鉄管）

60（6.1）75（7.6）Ｖ

40（4.1）――Ｐ（硬質塩化ビニル管）

穿孔機の取付けは、配水管等の損傷及び作業の安全を考慮し、確実に取り付けること。
また、磨耗したドリル及びカッターは、管のライニングのめくれ、剥離等を生じやすいため使用しないこと。

(11)

穿孔する場合は、分岐箇所の管の損傷、分岐孔内側のライニングのめくれ、剥離等により、通水を阻害されることのないよう施工すること。

4－7

(12)

穿孔終了後は、排水を十分に行って切粉を排出すること。
また、金属管への穿孔の場合は赤水発生防止のため、防食コアを取り付けること。

(13)

Ｔ字管取付工事については、切管部分より、汚水、土砂等が流入しないよう水替工、土留工等を十分に行い、Ｔ字管取付け前に取付口及びＴ字管の内部を清掃して施行すること。

3

施工上の注意(1)

道路内及び宅地内に配管する場合は、その占用位置を的確に選定し、他の埋設物と並行配管するとき、又は交差するときは、３０㎝以上の間隔を設けること。

(2)

布設後の維持管理を適切に行うため、給水管は直線的な配管とすること。

(3)

埋立地などで地盤の沈下、変動のおそれがある場合は、ポリエチレン管を蛇行させるなどにより地盤の変動に対処できる配管とすること。

(4)

引込み位置は、汚水などにより水が汚染されるおそれのあるところは避けること。

(5)

道路内に布設する給水管には、埋設標識シートにより明示すること。
なお、埋設標識シートの布設位置は給水管真上部の２次転圧後とする。ただし、これによりがた
い場合は、その都度担当者と協議すること。

(6)

非金属給水管を布設するときは、メーターまで明示テープにより埋設管探知用電線（ロケーティングワイヤー）を取り付けること。
ア

管の表面を十分に清掃した後、明示テープを管の円周に２重に巻き付ける。

イ

管の円周に巻き付ける明示テープの間隔は２ｍ以下とする。

ウ

明示テープを貼り付けた後、十分に指圧を加え埋設管に接着させる。

分水栓の施工例（スリーブで被覆した配水管に分水栓を取り付ける場合）
手順

１

図

解

説

･ サドル分水栓取付け位置の中心線から、両側２０cm
ほどはなれた位置を、粘着テープで固定してから、中心線に沿ってスリーブを切り開き、粘着テープの位置まで折り返し、管ハダを表す。

･ 分水栓取付け部のスリーブ除去後の状況。
２

4－8

手順

図

解

説

･ 分水栓を取り付ける。
３･ 分水栓を固定し、給水管を接続する。
･ 折り返していたスリーブを元の位置へ戻す。

４･ サドル分水栓附属の防食スリーブを、防食スリーブについているビニタイを分水部とサドルの間に結び付ける。このとき、結ぶ位置は、分岐側の反対側に結ぶ。
･ 防食スリーブの端を管の下からまわし、給水管、分水栓及びサドルにかぶせ、分岐部の下で防食スリー
ブを打ち合わせて包み込む。

５･ 分岐管にビニタイで縛り付ける。
･ 配水管にビニタイをサドル分水栓の横に出た防食スリーブを配水管に固定するように縛り付ける。この場合、防食スリーブが埋め戻しの際、破れないよ
うに十分なたるみをもたせて固定する。
･ その他は、一般の継手部と同じ方法で管に固定する。

６（参考）サドルに被せるスリーブの寸法

単位
呼び径
75
100
150

ℓ
1400
1500
1650

X
700
900
1000

呼び径
200
250
300

ℓ
1800
2000
2100

㎜
X
1000
1000
1000

日本ダクタイル鉄管協会

4－9

第２節

給水管の埋設深さ及び占用位置【基準事項】
1

水管又はガス管の本線を埋設する場合においては、その頂部と路面との距離は、１.２ｍ（工事実施上やむを得ない場合にあっては、０.６ｍ）以下としないこと。
（道路法施行令第１２条第３号）

2

国道、県道及び市道に埋設する給水管の深さは、それぞれ当該道路管理者の指示するところによるものとし、その他の道路及び宅地内については、管理者が別に定める。
（構造材質規程第１３条）

1

道路法施行令では、埋設深さを１.２ｍ以上と規定されているが、水路横断又は他の埋設物との交差の関係等で土被りを規定値までとれない場合は、河川管理者又は道路管理者等と協議し、防護及び保温など必要な措置を施すこと。

2

給水管の埋設深さ及び占用位置に当たっては、道路管理者、他の既設埋設物占用者、河川管理者、地元関係者などと事前に協議又は許可を受け、その協議又は許可に基づき施工すること。

3

給水管の埋設の深さは、次のとおりとする。ただし、その都度道路管理者と協議しなければなら
ない。
区

分

口径７５㎜以上
口径５０㎜以下

市・県・国道

その他の道路宅地

舗装の厚さに０.３ｍを加えた値 ０.５ｍ以上（当該値が０.６ｍ以下の場合は、０.３ｍ以上０.６ｍ）以上

注）舗装の厚さとは、舗装に上層路盤及び下層路盤を加えたものである。
4

軌道下等の特殊構造物の近接配管又はこれらを横断する場合の工法及び埋設深度等は、事前に当該事業者と協議のうえ、施工すること。

5

サドル分水栓により分岐する場合は、原則として当該本線の頂部と路面との距離は０.７ｍ以下としないこと。

6

宅地内の給水管の埋設深さは、荷重、衝撃及び温度変化等を考慮して３０㎝以上とすること。やむを得ず、これによらない場合は、防護、保温など必要な措置を施すこと。

4－10

第３節

仕切弁及び止水栓【基準事項】
配水管から分岐した口径２５㎜以下の給水管には、道路の境界線から宅地側に第１止水栓、口径４０㎜及び５０㎜の給水管にあっては道路境界線側にスルース弁、口径７５㎜以上の給水管にあっては分岐点に近い場所に仕切弁を設置しなければならない。（構造材質規程第６条第１項）

1

仕切弁、スルース弁及び止水栓の位置（道路内の仕切弁及び止水栓も含む。）(1)

道路の境界線から宅地側に、スルース弁及び第１止水栓（以下、この節では、分岐点から最初に取り付けるスルース弁及び止水栓を「第１バルブ」という。）を設置すること。ただし、分岐点からメーターまでが１０ｍ以内の場合は、メーターボックス内の逆止弁付ボール型止水栓（以下、「第２止水栓」という。
）を第１バルブとし、第１止水栓を省略することができる。この場合の第１バルブの位置は、宅地内の境界から１ｍ以内に設置すること。
また、口径７５㎜以上の給水管には、分岐点に近い場所に仕切弁を設置すること。

(2)

車庫又は自動販売機等の下及び塀際など、第１バルブの操作に支障がある場所でないこと。

(3)

第１バルブの標準設置個所は、次の図に定めるところによる。
ア

宅地内の道路境界から１ｍ以内に設置する。

イ 分岐箇所と引込み位置が離れているときは、分岐箇所の道路端に設置する。
ただし、１０ｍ以内の場合は、設けないことができる。

4－11

ウ 給水幹線を布設する場合は、分岐した道路の端に設置する。

エ道路と宅地の高低差が大きい場合。

オ

水路の上越し配管の場合。

カ

道路幅が１０ｍ以上の場合は、歩道に設置する。ただし、管網整備上配水管布設が望ましいと思われる場所については、管理者と協議すること。

4－12

2

宅地内に設置する仕切弁、スルース弁及び止水栓等の位置（第１バルブ、メーター周りの伸縮止水栓など除く。
）(1)

操作に支障のない場所に設置すること。

(2)

宅地内に設けるボール止水栓、スルース弁及びソフトシール仕切弁は、維持管理、突発的事故、修理時の断水範囲及び水抜きなどを考慮し、次に掲げる箇所を標準とする。
ア

学校、工場、寮等の大規模給水装置の適当な給水系統ごと

イ

２階以上への立上り管の根元

ウ

階下の立下り管の根元

エ

複数の使用者に水を供給する給水主管の根元及び各階への分岐箇所の直近

オ

店舗付住宅又は二世帯住宅などで使用目的又は使用者が異なる場合の給水系統ごと

カ

給水器具の根元キ

太陽熱利用温水器又はクーリングタワーに給水する場合は、専用立上りとし、その根元
この場合、立上り管の水抜きのため、止水栓の下流側に給水栓の設置をすること。

ク
3

受水槽の流入側の維持管理しやすいところ。

仕切弁、スルース弁及び止水栓の設置方法(1)

スピンドルが垂直となるように取り付けること。

(2)

バルブは、設置する前に、各締め付け箇所の調整確認を必ず行うこと。

(3)

仕切弁ボックスの設置に当たっては、蓋が地面と同一平面となるよう、据付場所を十分に締め固め、赤レンガで土留めをし、スピンドルが鉄蓋の中心となるように据え付けること。

(4)

止水栓ボックスの設置に当たっては、蓋が地面と同一平面となるよう、据付場所を十分に締め固め、赤レンガを敷くこと。

(5)

ボックスは鉄蓋の矢印及び文字が水の流れに従うように据え付け、周囲の土砂を十分に締め固
めること。

(6)

メーター周辺以降の宅地内止水栓ボックスは、耐荷重、耐腐食性及び耐寒性などを考慮し、選定すること。

(7)

メーター周辺以降の宅地内止水栓ボックスの設置に当たっては、重量物等の影響を受けない場所を選定すること。

(8)

スピンドル部のネジが露出したものは、腐食などにより仕切弁の操作が不能となるおそれがあるため、使用しないことが望ましい。

4－13

止水栓、スルース弁ボックス設置図
ア

φ13～φ25イ

φ30～φ50

4－14

仕切弁ボックス設置図

4－15

地下式消火栓ボックス設置図

4－16

第４節
1

水道メーター

水道メーターの設置条件【基準事項】
メーターは、原則として１給水装置に１個を設置する。

(1)

一つの建物において、２戸以上がそれぞれ独立して使用することができる場合は、次に掲げるところによる。
ア

各戸が専用の入口、台所（非住宅にあっては事務所用流し等）、便所を備え、独立専用の条件を満たしているときは、各戸にメーターを設置することができる。

イ

一つの建築物に共用部分がある場合、その共用部分にもメーターを設置することができる。
この場合、メーターは、原則として１個に限る。ただし、併用方式の建築物にあっては直結方式系統と受水槽方式系統にそれぞれ１個設置することができる。

ウ

店舗付住宅の場合、住宅部分と店舗部分の建物構造が独立専用の条件を満たしていると管理者が認めたものは、メーターを別途設置することができる。

(2)

中高層建築物の受水槽以下の装置において、申込者が各戸検針、各戸徴収を希望し、管理者が別に定める基準を満たす場合は、受水槽以下の装置にメーターを設置することができる。
（第１０章「受水槽以下の装置に設置する各戸メーター」参照）

2

水道メーターの施工基準【基準事項】
1

メーターは、原則として給水管と同口径とし、給水栓より低位置にし、かつ、水平に設置しなければならない。（構造材質規程第１０条第１項）

2

メーターは、原則として宅地内の屋外で流入側の道路寄りに設置し、取替え及び点検がしやす
く、かつ、常に乾燥しており、汚染、損傷及び埋没のおそれのない箇所に設置しなければならない。また、規定の箇所に設置できない場合は、誓約書〔要綱様式第１２号〕を提出のこと。
（構造材質規程第１０条第２項）

3

メーターの取付け部には、メーターの取付け及び取替えを考慮し、伸縮寸法を適正に確保しなければならない。（構造材質規程第１０条第３項）

4

地中以外の箇所にメーターを設置するときは、外気の影響を受けにくい箇所、取替作業スペー
スの確保、取付け高さ等について考慮し設置すること。

5

メーターの取替え作業、損傷、凍結等の維持管理について十分配慮し、なおかつ、事故防止対策に留意すること。

4－17

(1)

メーターは、原則として分岐側の給水管と同口径とし、水平で空気が滞留しない安定した状態で設置すること。

(2)

メーターは、凍結防止、漏水による事故等を考慮し、原則として宅地内の屋外で流入側の道路寄りとし、いつでもメーターの検針、取替作業が容易な場所に設置すること。また、汚水や、雨水が流入したり、障害物が置かれやすい場所を避けて設置するとともに、メーターの損傷、凍結等のおそれがない所に設置すること。

(3)

中高層建物等のパイプシャフト内にメーターを設置する場合において、オートロック方式等で当該建物への立入が容易でない場合は、メーターの検針、取替作業に支障がないよう当該建物の所有者等にその旨を周知し、管理人等への連絡方法を管理者に届け出ること。

(4)

メーターの設置に当たっては、管理者が指定したボール型逆止弁付伸縮止水栓、メーター用伸縮継手、ソフトシール仕切弁等を使用し、かつ、適正な伸縮寸法を確保しなければならない（第３章第１節「給水装置指定材料一覧表」参照）

3

水道メーターの保護【基準事項】
メーターは、管理者が指定するボックスにより保護しなければならない。
（構造材質規程第２０条）

メーター設置場所において管理者が指定するメーターボックスを設置すること。
（第３章第１節「給水装置指定材料一覧表」参照）メーターボックス設置図を参照のこと。
なお、メーターボックスの設置地盤高が変わった場合は、装置所有者でボックスの嵩上げ等行うこと。
4

既設水道メーターの減径【基準事項】
既設の水道メーターを減径する場合は、現使用水量がメーターの適正流量範囲の基準にあった口径とし、メーター下流側の給水管口径はメーターと同口径とすること。
ただし、下流側の給水管の布設替えが困難な場合は、定流量弁を設置し、誓約書〔要綱様式第１１号〕を提出しなければならない。

(1)

減径後、使用水量がメーターの適正流量範囲を超える場合は、その使用水量にあったメーターに復径するものとする。復径後の再減径は認めない。

(2)

減径した場合、既設口径の権利は消滅し、復径時には申請口径の区分に従い施設整備納付金を4－18

納めること。
(3)

既設のメーターの口径を減径し得る許容範囲は、原則として２段階までとする。

(4)

定流量弁の設定流量は、各メーター口径の 1 時間/日以内を使用すること。

メーターボックス設置図
ア

φ13～φ25

注１：

ボックスはφ１３、φ２０については「中」、φ２５は「大」とする。

注２：

蓋は水道局のマーク入りとし、紺色とする。

注３：

ＦＲＰ蓋は金属探知器の感応版埋込みとする。

注４：

ボックスの両端に土留版を設置する。

注５：

ロケーテイングワイヤーをボックス内に３０㎝以上延長する。

注６：

改造工事の場合は、ボックスは原則として取り替える。

4－19

イ

φ30、φ40（Ｌ850×Ｗ700×Ｈ580）

ウ

φ50（Ｌ1,200×Ｗ800×Ｈ650）

注１：

逆止弁付ボール型第２止水栓は伸縮型となっているので中間の状態で取付ける。

注２：

メーターの前後の配管には、１ｍ以上の内外面塩化ビニルライニング鋼管を使用する

こと。
注３：

逆止弁付ボール型第２止水栓及びメーターの下にブロック等の据台を置く。

注４：

ボックスの取付けは砂等を敷き充分転圧して固定する。

4－20

エ

オ

φ75、φ100

注１：

メーターの前後に仕切弁を設置する。

注２：

メーターの前後の配管には、１ｍ以上の鋳鉄管を使用すること。

注３：

ボックスの大きさは 1,900×1,200 としφ150 以上については別途協議して決める。

注４：

鉄蓋は縞鋼板（厚さ 4.5 m/m）とし、三つ割にして把手をつける。

注５：

メーターの真上の鉄蓋は検針用小窓（φ200 程度）を設ける。

注６：

鉄蓋は変形しないように補強する。

注７：

鉄蓋は錆止１回、上塗２回の塗装仕上げとする。

他のメーターと共用格納する場合（φ13、φ20、φ25 用）

4－21

カ

パイプシャフト用メーターボックス（φ13、φ20、φ25 用）

4－22

第５節

給水幹線

【基準事項】
1

２戸以上の給水装置へ接続するための共用主管を布設する場合で、給水主管の口径が４０mm以上のものは、給水幹線として扱う。

2

分譲予定の住宅または土地に給水する場合、給水幹線布設完成後に給水引込管を配管することが困難であるとき、および引込管を使用開始するまでの間、申込者に維持管理能力があると管理者が認めるときは、各区画への給水引込管を先行工事で給水幹線と同一申し込みとすることができる。

3

宅地造成工事での分岐引込管については、宅地内で第２止水栓止めとし、メーターボックスを設置し、プラグ止めとしなければならない。ただし、第１止水栓止めとする場合は、止水栓ボックスを設置しなければならない。（構造材質規程第６条第６項）

1

共有の給水幹線を布設する場合は、代表者を選定し、代表者名で届け出ること。

2

維持管理に支障がなく、利害関係者間で紛争が生じないようにするため、給水幹線は原則として道路に布設すること。また同様の理由により、前面道路に配水管が布設されている２戸以上の給水装置（各戸が独立した棟の分譲住宅）へ接続する場合は、給水幹線を布設せず、配水管からの給水
引込管を個別に布設すること。

給水幹線

配水管

配水管

適切な例

3

不適切な例

給水幹線の管末は、プラグ止め又はキャップ止めとし、死水の発生を防ぐため、分岐見込みのない場所までの延長は認めない。また、管末には、排泥弁を設置すること。

4

給水幹線に消火栓を設置する場合は、給水主管口径は１００mm以上とし、消防組合の指示に従うこと。

5

給水幹線は、漏水防止作業、断水作業等の水道の維持管理業務を考慮して、配水管又は道路内の給水管からの分岐は１箇所とし、配水管等への両方連絡は原則として行わないこと。

6

工事完成後、水道局へ給水主管等の無償譲渡を希望する場合は、宇部市水道局給水装置等の無償譲受けに関する要綱に基づき申請すること。

4－23

7

各区画への給水引込管を先行工事で給水幹線と同一申込みする場合の取扱いは次に掲げるところによる。

(1) 宅地の区画割に変更がないことを確認すること。
(2) 各区画の引込管の口径は２０mm 以上とし、官民境界から１ｍ以内の宅地内で第２止水栓止めとし、メーターボックスを設置しプラグ止めとすること。ただし、第１止水栓止めとする場合は、
止水栓ボックスを設置すること。
(3) 進入路が階段となる箇所の先行工事を行う際は、維持管理を考慮して鞘管を使用すること。
(4) メーター設置予定箇所以降に引込管口径より小口径のメーターを設置する給水装置工事を申込む場合は、メーター以降の給水管の口径をメーター口径と同口径以下とすること。
(5) 先行工事と同時に当該区画への給水装置工事の申込みを行う場合は、給水栓１栓以上を設置し、当該区画の所有権が移転するまでの間は、申込者の責任において適切に維持管理を行うこと。
(6) 先行工事完了後、区画変更等により一区画に２箇所以上の引込管が存在する場合は、引込管を分岐口止めとすること。また、すでに給水装置番号を付与している場合は分岐口止めをする給水装置の撤去工事を申し込むこと。
なお、これらの場合の費用は申込者の負担とする。また、撤去した給水装置の既に納付された施設整備納付金は還付しない。
(7) 完成配管図には、分岐箇所、引込位置、仕切弁、止水栓、管末等の関係位置を道路の角、消火栓等と相対的に明記し、オフセット図面及び工事写真を提出すること。
8

宇部市開発構想協議における宅地造成工事で、管理者が給水装置の工事で施行するよう指示しているものについては、給水装置工事申込書に開発の許可書及び給水に関する意見書の写しを添付すること。なお、給水主管の口径が４０mm 以上の専用栓および連用栓の引込管については給水幹線として取扱うものとする。
＜参考＞１

開発同意書（例）

開発地等へ給水する場合の設計施工は「宇部市水道局 給水装置等の設計施工事務取扱要綱」によるところとし、指定給水装置工事事業者を通じて事前協議を行うこと。

２

口径４０㎜以上の給水管（付属設備を含む）は、国道、県道、市道、その他の公道（赤線など）及び新設道路（宇部市に既属される道路に限る）に布設すること。

３

給水管の布設位置は、将来公共下水道工事の際布設替のない位置に布設すること。

４

開発区域内及び給水管（付属設備を含む）の布設箇所に、既設給水管（付属設備を含む）
がある場合は、給水管の連絡替え及び統廃合をすること。

５

既設給水管の支障移転や修理は、開発事業者の負担で行なうこと。

4－24

第６節
1

土木工事等

掘削工
1

道路、宅地等の掘削は、事前の調査を行い、現場状況を把握するとともに、関係法令を遵守し適正に施行すること。

2

掘削工事は、周辺の環境、交通事情、他の埋設物等に与える影響を十分配慮し、安全かつ確実な施行を行うこと。

(1)

道路、宅地等の掘削に当たっては、次に掲げる事項に留意して行う。
ア

他の道路占用者との協議
市街地等で道路を掘削する場合は、他の既設埋設物占用者と事前に協議し、その協議に基づ
き事故のないよう施行すること。

イ

道路占用及び使用許可
道路を掘削する場合は、あらかじめ、当該道路管理者等の占用許可及び所轄警察署の道路使用許可を得たのち、地元関係者等に対して十分広報等を行い、その許可条件及び指示事項を守って施行すること。
なお、当該許可申請は、道路掘削予定日の５日前までには許可が得られるよう、余裕を持って行うこと。

ウ 工事に着手する前に、現場内の建造物、埋設管等の状況を調査するとともに、関係機関と協議すること。
エ 事故防止に万全を期するとともに、事故が発生した場合においては、直ちに適切な処置を講
じること。
(2)

掘削工事の施行に当たっては、次に掲げるところによる。
ア

掘削は、原則として当日中に配管完了ができ、復旧可能な区間の部分に係る範囲とし、掘り放しはしないこと。

イ

舗装を取り壊す場合は、アスファルトカッター等で、所定の幅及び長さに切断し、必要箇所以外に影響がでないよう注意すること。

ウ

掘削は、所定の断面に従って行い、掘り過ぎ、えぐり掘り等はしないこと。

エ

掘削は、既設埋設物に十分注意して施行すること。

オ

掘削は、布設する管の土被りが規定の埋設深さとなるようにし、底面は凹凸のないように平たんにすること。

4－25

2

埋戻工
道路及び宅地等の掘削箇所の埋戻しは、良質土及び指定された土砂等を用いて十分締め固め、将来陥没、沈下等を起こさないようにしなければならない。

(1)

埋戻しに当たっては、次に掲げるところによること。
ア

道路以外の埋戻しは、当該土地の管理者の承諾を得て良質な土砂を用い、片締めにならない
ように注意し、原則として各層３０㎝以内ごとに、管の移動が生じることのないよう十分に締
め固めること。

イ

道路部分の埋戻しは、道路管理者の許可条件及び指示事項を守り、指定された土砂及び路盤材をもって行い、各層２０㎝以内ごとに均等に締め固めること。

ウ

締固めは、タンパー、振動ローラ等の転圧機によることを原則とする。

エ

管の下端、側部及び埋設物との交差箇所の埋戻し及び締固めは特に念入りに行い、沈下が生じないようにすること。

オ

わき水、流入水等がある場合は、埋戻し前に止水工事又は集水孔を設け、ポンプ等で排水を完全にして埋め戻すこと。

カ

道路管理者等の指示により記録写真が必要な場所での埋戻しに当たっては、土被り、埋戻し状態、布設場所が判読できるよう、標尺等を用いて次に掲げるところにより写真撮影をしておくこと。

道路内工事の写真管理（大きさは手札判とする）
種別

配管完了時

転圧状況

仮舗装

その他

管の土被り寸法国道

施工期間が長い場合分割 （1）転圧各層
して撮影する。
（2）路盤工施工期間 100m 未満は
20m ピッチ、100m 以上
は 40m ピッチで撮影する。

仮舗装の締固状況

標識シート工他埋設物との離隔状
況

県道

上に同じ

上に同じ

上に同じ

上に同じ

市道

上に同じ

上に同じ

上に同じ

上に同じ

4－26

3

残土処理
工事施行によって生じた石塊、アスファルト、コンクリート、残土等は、その工事施行者の責任において、関係法令に基づき速やかに運搬して処分するものとする。

4

復旧工
1

舗装道路の本復旧は、道路管理者の指示に従い、埋戻し完了後速やかに行うこと。

2

速やかに本復旧工事を行うことが困難なときは、道路管理者の承諾を得たうえで仮復旧工事を
行うこと。

3

道路を横断、縦断して地下に埋設する管線路には、管埋設位置の真上路面に地下埋設物表示ピンで表示すること。

4

非舗装道路の復旧は、道路管理者の指示に従い直ちに行うこと。

(1)

本復旧は、次に掲げるところによる。
ア

本復旧は、在来舗装と同等以上の強度及び機能を確保するものとし、舗装構成は、道路管理者が定める仕様書によるほか、関係法令等に基づき施行しなければならない。

イ

工事完了後、速やかに既設の区画線及び道路標示を溶着式により施行し、標識類についても原形に復旧すること。

(2)

仮復旧は、次に掲げるところによる。
ア

仮復旧は埋戻し後、直ちに施行しなければならない。また、本復旧を行うまでの期間は、路面が保持できるように、埋戻しの最上層部に仮舗装材を均一に敷きならし、ランマー等により十分に転圧し、周囲の路面と同一平面になるよう、工事施行者の責任において施行するものとする。

イ

横断歩道、停止線、速度制限等の区画線又は道路表示部分を掘削した場合は、ペイント等で仮復旧を行うものとする。また、地下埋設物表示ピンを本復旧後表示できるよう、第７章第３節「提出書類」を参照しオフセットをとること。

ウ

工事完了後は、翌日必ず巡視し、必要に応じて手直しを行うものとする。

4－27

5

現場管理
関係法令を遵守するとともに、常に工事の安全に留意し、現場管理を適切に行い、事故防止に努めること。

工事の施行に当たっては、道路交通法、労働安全衛生法の関係法令及び工事に関する諸規程を遵守し、常に交通及び工事の安全に十分留意して現場管理を行うとともに、工事に伴う騒音、振動等をできる限り防止し、生活環境の保全に努めること。
(1)

道路工事に当たっては、交通の安全等について道路管理者及び所轄警察署長と事前に協議する
こと。

(2)

工事中、万一不測の事故等が発生したり、他の埋設物を損傷した場合は、直ちに、関係機関に連絡し、その指示に従うこと。

(3)

標識及び保安さく等の保安施設を設置し、保安要員を配置する等危険防止につとめ、工事に要する資材及び機械器具、土砂等を保安さく外にたい積し、散乱させないこと。

(4)

工事施行者は、本復旧工事施行まで常に仮復旧箇所を巡回し、路盤沈下、その他不良個所が生じた場合又は道路管理者等から指示を受けたときは、直ちに、修復をしなければならない。

第７節

撤去工事

【基準事項】
1

配水管から分岐した給水管を撤去するときには、分水栓を使用して分岐したものは分水栓止めとし、Ｔ字管を使用して分岐したものは原形に復し、不断水分岐用割Ｔ字管及びサドル付分水栓を使用して分岐したものについては締付ボルトを含む総体の防食を施して分岐口止めとしなければならない。
（構造材質規程第２４条第１項）

2

給水幹線又は給水管からさらに分岐した給水管を撤去する場合には、分岐箇所を所定の材料で分岐口止めしなければならない。（構造材質規程第２４条第２項）

分岐した給水管を撤去する場合、次に掲げるところにより行うものとする。
1

分水栓は、コマ止めとし、上胴を取りはずし、下部胴にガスケット及び止めナットをかぶせて､止めごまを上部に戻し、ガスケットにより止水すること。

2

サドル付分水栓は、閉止コックを閉じ、専用の閉止キャップ又は閉止プラグ止めとすること。

3

不断水分岐用割Ｔ字管は、Ｔ字管の特殊バルブを閉止し、フランジ蓋止めとすること。

4－28

4

Ｔ字管を使用して分岐しているものについては、Ｔ字管を撤去し、継輪、直管等を使用して原形に復すこと。

5

給水幹線又は給水管からさらに分岐した給水管を撤去する場合、分岐箇所を、鋼管にあってはプ
ラグ止め、鉛管にあってはプラスタン加工止め、ビニル管にあってはキャップ止め、ポリエチレン
管にあってはパイプエンド止めとしなければならない。

6

切断して、通水しなくなった管は、原則として撤去するものとする。

7

道路管理者等との協議により埋設管を放棄するときは、漏えいガス事故防止及び土砂の流入による路面の陥没を防止するため、管端部等開口部に木栓等を施し、セメントコンクリートで完全に蓋をする等適切な措置を講じること。

第８節

断水要領

断水は、時間、区域とも最小限度にし、使用者に極力迷惑をかけない時間を設定して行うものとし、次に掲げる事項に留意して行う。

給水管の分岐工事又は撤去工事に伴い、断水、水圧低下、にごり水等を生じる場合は、断水区域等について管理者と協議のうえ、当該地域住民に事前に周知徹底を図り、工事を円滑に施行しなければならない。以下の作業で宇部市水道局監督員（以下「監督員」という。）が行うものについては、断水作業が円滑に完了するよう十分に協議し、協力すること。
1(1)

断水及びにごり水等の広報
断水区域内の使用者に、チラシ、電話等により断水日時及び区域、交通規制その他必要事項を周知徹底させること。

(2)

大口使用者の工場、病院、デパート、ビル、浴場、クリーニング店、食堂、写真現像所、製氷工場、冷凍庫、冷蔵庫等については、当該使用者が断水に対する対応策を余裕を持ってたてられるよう、早めに事前連絡をしておくこと。また、断水できない使用者に対しては給水タンク車等を出動させ、給水ポリタンクを持参すること。

(3)

受水槽を設置しているものについては、管理責任者と打合せを行い、ポンプ電源の遮断及び仕切弁等の閉止の措置を行い、にごり水の流入を防止すること。

(4)

断水区域外で、赤水、水圧低下等のおそれがある場合も、(1)、(2)及び(3)と同様の措置を行
うこと。

4－29

2

断水作業

(1)

断水作業に当たっては、事前に仕切弁、消火栓、空気弁、排水路等の機能を点検すること。また、断水区域の設定は、慎重に行うこと。

(2)

仕切弁の操作は、急激な開閉を避け、水撃等による管の破裂、仕切弁の故障等のないよう慎重に監督員が行い、断水を確認して切替作業を開始すること。

3

切替作業

(1)

既設管の管種、口径は試験掘等を行い、切断以前に必ず寸法を測定し、使用する継手寸法と照合しておくこと。

(2)

掘削箇所は、既設管内からの流水に耐え得るよう、土留めは完全に施行しておくこと。

(3)

水替時間は、工事の工程に影響するので、管内の排水量及び湧き水量等を調査し、これを処理することができる排水ポンプを携行するとともに、予備ポンプの手配もしておくこと。

4

水張作業

(1)

水張作業は、管内の空気を空気弁、消火栓、ドレン管等で排除しながら静かに行う。

(2)

管内が満水後、消火栓、ドレン管等により管内を洗浄すること。このとき、配水管内の水の流れが急激に変化して赤水等が発生しないよう慎重に行うこと。

(3)

排水は、原則として路面に流さずホースを利用して、排水路等に直接排水すること。特に、冬季は路面が凍結するので注意すること。

(4)

排水に、にごり、砂等が流出しなくなった後、水質判定を行い、断水時に閉止した仕切弁を順序よく開き、配水系統の復元を行うこと。

(5)
5

受水槽のある給水装置等には、ポンプ電源の投入及びにごり水の流入防止に特に配慮すること。
断水届け

(1)

監督員は、断水工事の前日までに断水の日時及び区域並びに水圧低下地域を消防署に連絡する
こと。

(2)

監督員は、所定の断水届出書に必要事項を記入し、施行場所、断水範囲を添付して、課長決裁を受けること。

6

排水量の報告監督員は、断水終了後において洗浄排水を行ったときは、洗浄水量を認定し洗管水量報告書に必要事項を記入すること。

4－30

第９節

給水装置及び受水槽以下の装置の修繕【基準事項】
1

水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに、管理者に届け出なければならない。（条例第２３条第１項）

2

管理者は、条例第２３条第１項の規定による届出があったとき、又は管理者が必要があると認めたときは、当該給水装置を修繕することができる。（条例第１３条の２第１項）

給水装置及び受水槽以下の装置は個人財産であり、日常の維持管理は水道使用者等が行わなければならない。従って修繕に要した費用は、水道使用者等の負担である。
ただし、施行規程第１６条第３項に定める管理者の負担とすることができる範囲は、次表に掲げるとおりである。

4－31

施行規程第１６条第３項に定める管理者の負担とすることができる範囲

1．

管理者が設置した水道メーターのユニオンパッキン取替に要した費用

2．
区

給水管の

配水管分岐及び分岐から水配水管分岐及び分岐から水道

口径

道メーターまでの給水管口

メーターまでの給水管口径が径が２５㎜までの給水装置

２５㎜を超える給水装置分

配水管分岐及び分岐から水道 配水管分岐及び分岐から水道メータ
メーターまでの給水装置の漏 ーまでの給水装置のうち、道路に埋設
水修理に要した費用。ただし、 してある給水装置の漏水修理に要し配水管の取出しから水道メーターまでの給水装置

次に掲げるものは除く。

た費用。ただし、次に掲げるものは除（１） 原因者がいる場合く。

（２） 老朽管による漏水で管 （１） 原因者がいる場合
理者が布設替の必要を認 （２） 老朽管による漏水で管理者がめたとき。
（３） 官公庁の専用給水管

布設替の必要を認めたとき。
（３） 官公庁及び工場の専用給水管。

（４） その他原形復旧が困難 （４） その他原形復旧が困難なとき。
なとき。

4－32