プロダクトニュース

発行日
2023 年 8 月 1 日

生産終了商品のお知らせ

No. 2023072C

生産終了商品

推奨代替商品プログラマブルコントローラ

プログラマブルコントローラ、マシンオートメーションコントローラ

CJ1W-AD042 またはNX-HAD401 またはNX-HAD402

CJ1W-ADG41■最終受注年月2024年3月末■最終出荷年月2024年9月末■修理対応終了年月
2031年3月末■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点①CJ1W-AD042の場合一部の機能は推奨代替商品ではサポートしていません。
CPUユニットのラダープログラムでの実現をご検討お願いします。
②NX-HAD401/402の場合
CPUユニット含めたシステム構成を見直す必要があります。
NX-HAD401/402のマニュアル（NXシリーズ アナログI/Oユニット ユーザーズマニュアル 高速アナログ入力
ユニット編 SBCA-461）とその関連マニュアルを参照し、システム構築をしていただくようお願いします。

■生産終了商品との相違点
推奨代替商品形式

本体の色

外形寸法

配線接続

取付寸法

定格性能

動作特性

操作方法CJ1W-AD042

◎

◎×◎

○×○

NX-HAD401/402○××××××◎ ： 互換○ ： ほとんど変更ありません／相似性の高い変更
× ： 変更大－ ： 該当する仕様がありません■生産終了商品と推奨代替商品
生産終了商品CJ1W-ADG41

推奨代替商品CJ1W-AD042
NX-HAD401
NX-HAD402

インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー

標準価格（￥）
125,000
154,000
154,000

20230704_DOP_00001

＜CJ1W-AD042との比較＞■端子配置／配線接続
生産終了商品CJ1W-ADG41

推奨代替商品CJ1W-AD042

端子配置

端子配置

内部回路

内部回路

■定格／性能生産終了商品CJ1W-ADG41

項目
ユニット種類

推奨代替商品CJ1W-AD042

CPU高機能ユニット

高機能I/Oユニット

4点絶縁方式
アナログ入力とPLC信号間＊：アナログ入力間は非絶縁

4点絶縁方式
アナログ入力とPLC信号間＊：アナログ入力間は非絶縁-10～+10V

1/60,000

1/40,000

0～+10V

1/30,000

1/20,0000～+5V

1/30,000

なし

1～+5V

1/24,000

1/10,000

4～20mA

1/24,000

1/10,000-5～+5Vなし

1/20,000

入力インピーダンス

電圧入力：1MΩ以上
電流入力：250Ω (typ.)

電圧入力：1MΩ以上
電流入力：250Ω (typ.)

A/D変換データ

16ビットバイナリデータ

16ビットバイナリデータ

25℃±0.05%

電圧入力：±0.2%
電流入力：±0.4%

0～55℃

±0.1%

電圧入力：±0.4%
電流入力：±0.6%80μs/入力2点
160μs/入力4点20μs/1点、25μs/2点
30μs/3点、35μs/14点

アナログ入力仕様

点数

入力レンジ、分解能

総合精度（フルスケール）

変換周期2生産終了商品
CJ1W-ADG41

項目

推奨代替商品CJ1W-AD042

アナログ入力部の機能
平均化処理

あり
平均化バッファ数：
2/4/8/16/32/64個あり
平均化バッファ数：
2/4/8/16/32/64/128/256/512個

スケーリング機能あり-32768～+32767の範囲で設定可

あり-32000～+32000の範囲で設定可

コンパレータ機能ありなし

コンパレータ割込み機能あり

なし

入力断線検知機能あり
1～+5Vレンジ：0.3V未満
4～20mA：1.2mA未満

あり
1～+5Vレンジ：0.3V未満
4～20mA：1.2mA未満

データバッファリング機能ありなし

ゼロ・スパン機能ありなし

外部トリガ入力

バッファリング開始トリガ

なし

点数

4点

なし

入力電圧

DC24V (DC20.4～26.4V)

なし

入力インピーダンス

3.3kΩ

なし

ON/OFF応答時間

ON：0.05ms以下、OFF：0.5ms以下

なし

割付けリレーエリア(25CH)(1500+ユニット番号×25)CH～
割付けデータメモリエリア(100CH)(D30000+ユニット番号×100)～

割付けリレーエリア(10CH)(2000+ユニット番号×10)～
割付けデータメモリエリア(100CH)(D20000+ユニット番号×100)～

使用可能PLC

CJシリーズCJシリーズ、NJシリーズ

参照マニュアルCJシリーズ アナログ入力ユニット
ユーザーズマニュアル
SBCC-843

CJシリーズ アナログ入出力ユニット
ユーザーズマニュアル
SBCC-845

外部トリガ入力仕様

エリア割り付け

内部構成図■動作特性／操作方法
動作特性・操作方法についてはマニュアルを参照ください。

3

＜NX-HAD401/402との比較＞■外形寸法
生産終了商品CJ1W-ADG41

推奨代替商品NX-HAD401/402

生産終了商品CJ1W-ADG41

推奨代替商品NX-HAD401/402■取付寸法

CJシリーズCPUユニットに装着
CJシリーズCPUユニットのマニュアルを参照ください。

NXシリーズCPUユニット、NX通信カプラユニットに装着
NXシリーズのマニュアルを参照ください。

■端子配置／配線接続
生産終了商品CJ1W-ADG41

推奨代替商品NX-HAD401/402

端子配置端子配置内部回路

内部回路

4■定格／性能
生産終了商品CJ1W-ADG41

項目

推奨代替商品NX-HAD401/402

使用可能PLC

CJシリーズ

NXシリーズ、NJシリーズ

外部接続端子ネジ式端子台スクリューレスクランプ端子台

4点
絶縁方式
アナログ入力とPLC信号間＊：アナログ入力間は非絶縁

4点絶縁方式
アナログ入力とPLC信号間
アナログ入力間：チャネル間絶縁-10～+10V

1/60,000

1/64,000

0～+10V

1/30,000

1/32,000

0～+5V

1/30,000

1/32,000

1～+5V

1/24,000

1/32,000-5～+5Vなし

1/64,000

0～20mA

1/24,000

1/32,000

4～20mA

1/24,000

1/32,000

入力インピーダンス

電圧入力：1MΩ以上
電流入力：250Ω (typ.)

電圧入力：1MΩ以上
電流入力：250Ω (typ.)

A/D変換データ

16ビットバイナリデータ

16ビットバイナリデータ

25℃±0.05%±0.1%

0～55℃

±0.1%

±0.2%

80μs/入力2点160μs/入力4点

最小5μs/Ch＊：サンプリング数設定機能による平均化処理

あり
平均化バッファ数：0/2/4/8/16/32/64個

類似機能あり移動平均フィルタ機能が相当します。
移動平均設定範囲：0～4,096個

スケーリング機能あり-32768～+32767の範囲で設定可

なし
CPUユニット側のプログラムで実現してくだ
さい。

コンパレータ機能ありなし
CPUユニット側のプログラムで実現してくだ
さい。

コンパレータ割込み機能あり

なし
NJ/NXシリーズは割込機能はありません。

入力断線検知機能あり
1～+5Vレンジ：0.3V未満
4～20mA：1.2mA未満

あり
1～+5Vレンジ：0.3V未満
4～20mA：1.2mA未満あり
30,000ワード/点のデータをユニット内にバッファリング可能。バッファリング転送開始フラグをONにすることでCPUユニットに転送実行。

類似機能あり設定したサンプリング周期で取得したアナロ
グ入力データをCPUユニット側の周期毎にCPUユニットに取り込みます。
CPUユニットの周期によらずサンプリング周期でアナログ値を取得可能です。

・外部トリガ入力
・CPUユニットリレー操作
・アナログ入力レベルトリガ

トリガ無しで常時CPUユニットに読み出し可能です。

アナログ入力仕様

点数

入力レンジ、分解能

総合精度（フルスケール）
変換周期

アナログ入力部の機能

データバッファリング機能

データバッファリングの開始

5生産終了商品
CJ1W-ADG41

項目

推奨代替商品NX-HAD401/402

ゼロ・スパン機能あり類似機能ありユーザ校正機能により同等の機能が実現可能です。

外部トリガ入力

バッファリング開始入力

外部トリガ入力時のアナログ入力値とDC時刻を記録

CJシリーズ アナログ入力ユニット
ユーザーズマニュアル SBCC-843
参照マニュアル

NXシリーズ アナログI/Oユニット ユーザー
ズマニュアル 高速アナログ入力ユニット編
SBCA-461
および上記マニュアルに記載されている関連マニュアル■動作特性／操作方法
動作特性・操作方法についてはマニュアル、関連マニュアルを参照ください。

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。

6