オートメーションイノベーション

Automation Innovations
オートメーションイノベーション

目次
PLCnext Technology .......................................................... P.4
・ITとOTを融合するエコシステム .................................................. P.4
・PLCnext Control ......................................................................... P.5

PLCnext Technologyのコントローラ、オプション
・EPC1500シリーズ ........................................................................ P.7

PLCnext Technologyが動作する産業用小型エッジPC
・PLCnext Engineer ...................................................................... P.8

PLCnext Control用統合開発環境

Axiolineシリーズ ............................................................... P.10
フレキシブルI/Oシステム（シリーズ一覧）
・Axioline F .................................................................................. P.11

IP20仕様I/O（DINレール取付けタイプ）
・Axioline SE ................................................................................. P.18

Axioline Fのバックプレーンモジュールに取り付けられる高密度I/O
・Axioline E ................................................................................... P.22

IP67仕様I/O
・IO-Link対応製品 .......................................................................... P.24

IO-Linkマスタ、IO-Linkデバイス

リモートアクセス製品 ........................................................ P.26
・PROFICLOUD ........................................................................... P.26

PLCnext Technology機器と簡単接続できるクラウドシステム・EW50 .......................................................................................... P.27

IoT/M2Mルータ

フエニックス・コンタクト社製品活用アイデア集 .............. P.29

2

PHOENIX CONTACTPHOENIX CONTACT

3

PLCnext Technology

PLCnext Technology▋ ITとOTを融合するエコシステム
IT（Information Technology）とOT（Operating Technology）の連携に適したオープンプラットフォームです。PLCの経験は問いません。ITとOTの連携を検討している方は必見です。
■ なぜ適しているのか？
Linux OS の搭載により、ITと親和性の高い Python、Java、.NET Core など言語を利用したアプリケーションを実行可能です。一方で、OT処理向けにリアルタイムパッチを実装
し、PLC 由来の周期処理も実行可能です。周期処理のプロ
グラミングには、国際標準の PLC 言語 IEC 61131-3（ラダーやST＊など、さまざまなスタイルの言語を規定）の他に汎用言語であるC/C++とC#も利用可能で、PLC 経験のあるなしにかかわらずプログラミングができます。
（PLCをさわった
ことのない学生がPLCnext Control機器をプログラミング
し、展示会にデモ出展しました。）＊ST（Structured Text: PASCALをベースに設計された言語。
C/C++慣れたプログラマ向き）■ すぐに始められる
無償の開発環境（PLCnext Engineer）でプログラミングを始めることが可能です。電源投入で動作可能なStarter Kit上ですぐに評価も始められます。また、フエニックス・コンタクト社
が提供するサンプルソフトウェアや汎用クラウドサービスを利用することで、デモやPoCなどを短期間で構築が可能です。

PLCnext Control：PLCnext Technologyが動作する機器。
用途に合わせて選択ができます。
PLCnext Engineer

PLCnext Engineer：PLCnext Controlの開発を行うため（＊一部有償のアドオン機能あり）の無償＊のGUI開発環境。
Starter Kit：PLCnext Control、I/Oモジュール、電源が組み立てられている基盤で、電源投入するだけで利用可能です。
PLCnext Store：PLCnext Controlを手軽に機能拡張するためのライブラリから特定サービス向けアプリケーション
まで、すぐに利用可能なソフトウェアを提供（有償のものもあり）。また、自身で作成したソフトウェアをPLCnext Storeに公開することも可能で、有償での公開もできます。
（詳細はお問い合わせください。）

Starter Kit■ 手軽に機能を拡張
制御・監視対象の機器との接続も、直接接続可能な I/O モ
ジュール（Axioline F, Axioline Smart Elements）
により、手軽に実現できます。I/O モジュール設定やデータ取得も、GUI
ベースの開発ツール（PLCnext Engineer）上で行えるため、初めての方でも簡単に扱うことができます。可視化対応のため、Web 画面も簡単に作成可能です。グラフィックベー
スの作成ツールにより、HTML などの専門的な知識なしに、Web 画面の作成が行えます。また、フエニックス・コン
タクト社が用意するオープンコミュニティサイト（PLCnext
Community）で技術情報を閲覧、質疑応答ができるので、開発の効率化を図れます。

4

PHOENIX CONTACT

Axiolineシリーズ

PLCnext Technology▋ PLCnext Control
スマートオートメーションを実現するコントローラ
PLCnext Technologyが動作する産業用コントローラ（CPUユニット）。ARMシングルコアのエントリーモデルから、Intelデュアルコアのハイスペックモデルまで用意（P.6 製品
一覧参照）、ターゲットアプリケーションの要求仕様に合わせて選択が可能です。
本誌巻末に PLCnext Technologyを利用したアイデア集もありますので、ぜひあわせてご覧ください。
AXC F 1152

AXC F 2152

AXC F 3152

特長
産
産業向けハードウェアで現場に設置耐環境仕様（IP20、温度拡張、耐振動・衝撃）のハードウェア
構成で、現場の制御盤内で使用可能。Linux OS 搭載に関わらずシャットダウン処理不要なため、専用の電源などを用意する必要がありません。

AXC F 2152 + Axioline SE

I/O
I 追加で従来の機械設備と接続
PLCnext ControlにI/Oモジュール（Axioline F, Axioline SE）
を取り付けることで、さまざまなI/Oを追加できます。直取付
けの I/Oモジュールだけでなく、リモートI/Oモジュール（バスカプラ）により離れた位置にあるセンサ・機器からのデータ取得が可能です。
また、フエニックス・コンタクト社が提供する無線モジュール
Radiolineとの組合せによりI/O の無線化も実現可能。手の届きにくい場所の機器、移動式の機器、機器の可動部分などのデータセンシングに最適です。
バスカプラ + Axioline SE（PLCnext ControlとEthernetケーブルで接続）

トレンド技術の活用
Python・Node-RED・Dockerなどのトレンド技術を活用する
ことで、デジタル化への対応が可能です。
例えば、上述のI/Oモジュール経由でセンシングしたデータを分析、データベースへ保存、クラウドへ送信などのIT連携が可能となります。
また、オープンソースなど利用可能なリソースを活用することで、開発工数を削減しつつ、今後予想されるデジタル化対応への一歩を踏み出すことができます。

PHOENIX CONTACT

5PLCnext Technology

PLCnext Control
外観

型式

AXC F 1152

AXC F 2152

AXC F 3152

製品番号115141224042671069208

RFC4072S
1051328

プロセッサ

Arm® Cortex® A9 800 MHz single coreArm® Cortex® A9 800 MHz dual coreIntel ATOM x-E3930 1.3 GHz dual coreIntel i5 – 6300U 2.4 GHz dual core

OS

Linux

Linux

Linux

Linux

RAM

512 MB

512 MB

2048 MB4096 MBROM *1Retain Memory

512 MB

512 MB

1 GB

8 GB

48 KB（NVRAM）

48 KB（NVRAM）

1 MB

2 MB

2 x スイッチポート（10/100 Mbps, RJ-45） 2 x スイッチポート（10/100 Mbps, RJ-45） 3 x 独立ポート（10/100/1000 Mbps, RJ-45）

Ethernet port

2 x 独立ポート（10/100/1000 Mbps, RJ-45）
2 x スイッチポート（10/100 Mbps, RJ-45）

Trusted Platform Module（TPM）

内蔵

内蔵

内蔵

Real Time Clock

内蔵

内蔵

内蔵

内蔵

リアルタイムタスク数

816（Firmware version 2020.3 以前）
32（Firmware version 2020.6 以降）

16（Firmware version 2020.3 以前）
32（Firmware version 2020.6 以降）

16（Firmware version 2020.3 以前）
32（Firmware version 2020.6 以降）

最小タスク周期

Profinet 更新周期

内蔵

5 ms

1 ms

500 μ s500 μ s2 ms（4 デバイスまで）
4 ms（16 デバイスまで）

2 ms（4 デバイスまで）
16 ms（64 デバイスまで）

1 ms（32 デバイスまで）
4 ms（128 デバイスまで）

1 ms（64 デバイスまで）
8 ms（256 デバイスまで）

Left side extension *2-

接続可 *3

接続可-

Axioline Local Bus

1（最大 63 モジュール）1（最大 63 モジュール）1（最大 63 モジュール）-AXC F IL ADAPT にて対応可（Order no. 1020304）

AXC F IL ADAPT にて対応可（Order no. 1020304）

AXC F IL ADAPT にて対応可（Order no. 1020304）

Inline Local Bus
Safety Controller

-

-

-

外部冷却ファン

--AXC F 3 FAN MODULE（Order no. 1173450）

-

-

内蔵

内蔵

IEC 61131-3（LD, ST, NOLD, SFC *4）C++C#
Simulink *5
Java
Others *6

IEC 61131-3（LD, ST, NOLD, SFC *4）C++C#
Simulink *5
Java
Others *6

IEC 61131-3（LD, ST, NOLD, SFC *4）C++C#
Simulink *5
Java
Others *6

IEC 61131-3（LD, ST, NOLD, SFC *4）
Safety IEC 61508 *7
C++C#
Simulink *5
Java
Others *6

UPS

プログラミング言語

ARM® Cortex® A8 1 x 600 MHz
ARM® Cortex® A6 1 x 800 MHz
RFC FAN MODULE（Order no. 2404085）

電源電圧

24 V

24 V

24 V

24 V

消費電力

typ. 4.8 W（without I/O）
max. 10.6 W（with I/O）

typ. 4.8 W（without I/O）
max. 10.6 W（with I/O）

typ. 6.24 W（without I/O）
typ. 12.1 W（with I/O）

typ. 25 W
max. 35 W

動作温度-25 〜 60℃（海抜 2000m まで）-25 〜 60℃（海抜 2000m まで）-25 〜 60℃（海抜 2000m まで）

0 〜 60℃（海抜 2000m まで）

保護等級

IP20

IP20

IP20

IP20

45 × 126.93 × 75

45 × 126.93 × 75

100 × 126.93 × 75

122 × 182 × 173

寸法 （mm）（W × H × D）

*1：Firmware の保存領域などにより、利用可能な実領域は記載値より少なくなります。
*2：利用可能な拡張モジュールは、拡張モジュール一覧をご参照ください。
*3：接続には別売のバスコネクタ AXC BS L 2（Order no. 1064312）が必要です。
*4,*5,*7：有償のアドインが必要です。
*6：その他対応可能言語につきましてはお問い合わせください。

■拡張モジュール

外観

型式

AXC F XT ETH 1TX

AXC F XT IB

AXC F XT EXP

2403115240301811399991064312Ethenet port（10/100/1000 Mbps）を
1 ポート追加
AXC F 2152, AXC F 3152 のみで使用可能

Interbus master（D-sub connector（RS-422））を追加
AXC F 2152, AXC F 3152 のみ

拡張モジュールを最大で 3 つ追加接続するためのモジュール。

AXC F 2152 と拡張モジュールを接続するためのバスコネクタ。

製品番号
概要

■スターターキット■PLCnext Control用 SD card

外観

外観

PLCNEXT TECHNOLOGYSTARTERKIT

型式
製品番号

概要

6

1188165
PLCnext Control AXC F 2152、I/O モジュール
AXL Smart Elements DI16/DO16/AI4、スライド式ポテンショメータ、プッシュボタン、電源ユニッ
ト、PROFICLOUD ライセンス、パッチケーブル
を含む PLCnext Technlogyスタータキット

PHOENIX CONTACT

型式
製品番号
概要

SD FLASH 2GB PLCNEXTMEMORY

AXC BS L 2

SD FLASH 8GB PLCNEXTMEMORY

1043501

1061701

2GB 外部ストレージ

8GB 外部ストレージ

PLCnext Technology▋ 産業用小型エッジPC
EPC 1500シリーズ

エッジコンピューティングに必要な機能をこの1台に凝縮

PLCnext Technology
Designed by PHOENIX CONTACT

EPC 1502

EPC 1522

特長
PLCnext
P
Technology
・リアルタイム拡張Linuxベース
・PLC用言語IEC61131-3言語に加えて、C++,C#,MATLAB/Simulinkによるリアルタイム処理
・Pythonなど高級言語から計測・制御データにアクセス可能・PROFINET, Modbus TCP/RTU, EtherNet/IP, OPC-UAなどの産業用通信プロトコルで、装置・設備とのデータ交換が可能
・HTML5によるHMI画面（Webサーバー機能搭載）
・オープンエコシステムとして、オープンソース、第三者開発ソフトウエアによる発展性（GitHub, PLCnext Store他）
・フレキシブルI/OシステムAxiolineによるI/O接続の拡張性

ググラフィカル操作・エッジコクピット
エッジコンピューティングに必要な機能をコクピット GUI 画面で一元管理

・Node-REDプリインストール
時系列データベースや現在の計測制御データとのやりとり、演算、主
要クラウドとの通信、OPC- UA 、
MQTT、MODBUS 通信などの動作記述を主に視覚的に表現できます。

時
時系列データベース搭載
・時系列データベースInfluxDB搭載
・ローカルデータ保存、データ管理、
ダウンサンプリング、長期収集対応、
アラーム処理、Chronograf による視覚化

ク
クラウド接続・主要クラウドに容易に接続

PROFICLOUD
Amazon Web Service
Microsoft Azure
Google Cloudコ
コンテナ
・エッジデバイス向けDockerコンテナ利用可能
・DockerコンテナをPortainerでGUI管理

小小型、耐環境性・手の平サイズでファンレスボディ
・DINレールおよび壁取付け可能
・耐環境性が求められる狭小設置環境での連続動作※ 整品一覧はP.9をご参照ください。

PHOENIX CONTACT

7

PLCnext Technology▋ PLCnext Engineer► PLCnext Control機器用統合開発環境
PLCnext Engineer は無償の統合開発環境で、PLCnext Control の開発作業を行うことができます。PLCnext
Control の設定、プログラミング、可視化、診断、これらすべてを PLCnext Engineer上で行うことができます。
またGUIベースで使いやすい設計となっておりますので、初めての方でもすぐに開発を始めることができます。
■ IEC 61131-3でのプログラミング
PLCnext Engineerは、以下のIEC 61131-3言語をサポートしています。
・Structured text（ST）
・Ladder diagram（LD）
・Function block diagram（FBD）
・Sequential function chart（SFC）
フエニックス・コンタクト社、またはサードパーティーが作ったライブ
ラリを活用することで、プログラミングの手間を省き、製品化までの期間を短縮できます。また、C++、C#、MATLAB Simulinkなどの他言語で作成したプログラムを取り込んで同時に動かすこともできます。

■ 安全プログラミング
安 全プ ロ グ ラミング は I E C 61 5 0 8 に 準 拠して 開 発 さ れ 、T Ü V
Rheinlandの認証を取得しています。ネットワーク指向のエディタでは、
ファンクションブロックダイアグラムまたはラダーダイアグラムを使うことができますし、両方を組み合わせて使うこともできます。安全プ
ログラムの整合性は自動的に確認されるので、安全性は担保されます。

■ Web ベースの可視化
PLCnext Engineerには、可視化を簡単に実現するための工夫が加えられています。PLCnext Engineerに組み込まれている可視化技術は、
HTML5や JavaScript など標準的技術をベースとしていますが、Webベースのスキルを必要としません。予めさまざまなテンプレートが用意されており、これらを活用することで可視化を実現できます。

■ システム全体の診断
PLCnext Engineerでは、アプリケーションのデバッグだけではなく、ア
プリケーションの動作状態を判断することもできます。充分なリソースが残っているかどうか、すでにリソースの制限を超えてしまっているかどうかなど、プログラミングの上に重要な情報を確認することが
できます。

8

PHOENIX CONTACT

PLCnext Technology■ソフトウェア

外観型式

PLCnext Engineer

PLCnext ENG SFC

PLCnext ENG ACI

PLCnext ENG MV

1046008※ PLCnext Engineer 注文時にオプションとして指定※ PLCnext Engineer 注文時にオプションとして指定※ PLCnext Engineer 注文時にオプションとして指定

PLCnext controller 用統合開発環境

IEC 61131-3 準拠の SFC(シーケンシャルファンクションチャート）プログラミング用のエ
ディタ

PLCnext Engineer ソフトウェアをリモートから外部の高級言語アプリケーションで制御するための ACI（アプリケーション制御イ
ンターフェース）

PLCnext Technology コントローラ上で処理できる MATLAB® Simulink® モデルの表示
用組込みビューア

PLCnext ENG SAFETY

PLCnext ENG SAFE-CFUNC

PLCnext ENG HMI generator

PLCnext ENG ETH TOP VIEW

※ PLCnext Engineer 注文時に

※ PLCnext Engineer 注文時にオプションとして指定※ PLCnext Engineer 注文時にオプションとして指定※ PLCnext Engineer 注文時にオプションとして指定

C 言語で書かれた安全ブロックライブラリを生成し、その証明書を発行するためのア
ドインオプション。生 成したライブラリをセーフティコントローラへ転送可能。

作成したプロジェクトの IEC プログラムをベースに HMI ページ、オブジェクトを自動的に生成するアドインオプション。

ネットワークトポロジーを読み込み、表示するためのアドインオプション。接続されている機器の IP アドレス、ポート、接続のタイプも一緒に表示。

製品番号

概要

外観

型式
製品番号

概要

オプションとして指定
セーフティ関連のユーザーアプリケーション
をプログラミングし、PLCnext テクノロジ
を 使 用して 安 全 性 重 視 のコントロ ーラでPROFIsafe 機器を設定および起動するためのエディタ（TÜV 認定）■EPC1500シリーズ

外観型式

EPC 1502

製品番号11854161185423

プロセッサ

Intel® Celeron® N3350 1.10 GHz

Intel® Celeron® N3350 1.10 GHz

EPC 1522

OS

Linux

Linux

RAM

2GB LPDDR44GB LPDDR432 GB eMMC

32 GB eMMC + 128 GB

ストレージ *1

USB
Ethernet port2（Type A USB 3.0）2（Type A USB 3.0）2（10/100/1000 Mbps）（独立）2（10/100/1000 Mbps）（独立）

Serial port-2（D-SUB 9（male））

モニタ接続

1（DisplayPort（D++））

1（DisplayPort（D++））

電源電圧

24 V

24 V

動作温度

-20 〜 50℃

-20 〜 50℃

保護等級
寸法 （mm）（W × H × D）

IP30

IP30

99 × 92 × 46

99 × 92 × 63

*1：Firmware の保存領域などにより、利用可能な実領域は記載値より少なくなります。

PHOENIX CONTACT

9I/O機器フレキシブルI/Oシステム▋ Axiolineシリーズ
フエニックス・コンタクトは、産業現場で使用される、各種産業プロトコルに対応し、さまざまなI/O種類をラインアップ。
FAからPAまで幅広い用途に適切なIOシステムです。PLCnext Control機器にも直結可能です。
シリーズ

Axioline F

Axioline SE

Axioline E

Axioline P *1

外観

形式

モジュール式 IP20 対応

プラグ式 IP20 対応

ブロック式 IP65/66/67 対応

モジュール式 IP20 対応

用途

FA 業界、工作機械、プロセス業界

FA 業界、工作機械

FA 業界、工作機械

プロセス業界温度範囲-25℃ 〜 +60℃
-40℃ 〜 +70℃ *2-25℃ 〜 +60℃

-25℃ 〜 +60℃

-40℃ 〜 +70℃

PLCnext 接続

直結 *4 / PROFINET

直結 *4 / PROFINETPROFINETPROFINETIO-Link マスタ

〇

〇

〇

-

IO-Link デバイス

-

-

〇

-

機能安全 / 本質安全 *3

機能安全

機能安全

本質安全

安全対応
基板コーティング

〇 *2-

IP65/67 対応〇

産業ネットワーク

AXL F バスカプラ

AXL F バスカプラ

ブロックごとAXL P バスカプラ*1：AXL P シリーズについて、お問い合わせください。
*2：基板コーティング、広温度範囲 XC タイプ。
*3：AXL F シリーズの本質安全モジュールについて、お問い合わせください。
*4：Axioline との直結が可能な PLCnext Control は AXC シリーズのみ。

■ システム構成例：
Axioline F/Axioline SEはIP20の環境、
Axioline EはIP65/IP67の環境に適切なI/Oソリューションです。

10

PHOENIX CONTACTI/O機器

IP20仕様I/O機器 Axioline Fシリーズ■バスカプラ外観

型式

AXL F BK EIP *1,*2

AXL F BK PN *1,*3

AXL F BK ETH *1

AXL F BK EC

AXL F BK PB *1

C-AXL F BK CL *4

製品番号2688394270181526884592688899

2688530

1213377

対応ネットワーク

EtherNet/IP

PROFINET

Modbus TCP

EtherCATPROFIBUS

CC-Link v1.1

ネットワークインターフェース

RJ45

RJ45

RJ45

RJ45

D-Sub

Push-in コネクタ

インターフェース数

2

2

2

2

1

1

100Mbps

100Mbps

100Mbps

100Mbps

最大 12Mbps

最大 10Mbps

伝送速度
外部電源電圧

DC24V

DC24V

DC24V

DC24V

DC24V

DC24V

バックプレーン速度

100Mbp

100Mbps

100Mbps

100Mbps

100Mbps

100Mbps

サービス
インターフェース

USB × 1

USB × 1

USB × 1

USB × 1

USB × 1

-

63

63

63

63

63

16

I/O モジュール接続数
5V（UBus）電流出力容量
動作温度
寸法 （mm）（W × H × D）
認証

2.5A

2A

2.5A

2.5A

2A

2A

-25℃ 〜 60℃-25℃ 〜 60℃ *1-25℃ 〜 60℃ *1-25℃ 〜 60℃-25℃ 〜 60℃ *1-25℃ 〜 60℃ *1

45 × 126 × 74

45 × 126 × 74

45 × 126 × 74

45 × 126 × 74

45 × 126 × 74

45 × 126 × 74

CE, UL, cUL, ABS, BSH,
CCC, DNV GL, KR, LR,
NK, PRS, RINA

CE, UL, cUL, ABS, CCC,DNV GL, KR, LR, NK,
PRS, RINA

CE, UL, cUL, ABS, BSH,
CCC, DNV GL, KC, KR,
LR, NK, PRS, RINA

CE, UL, cUL, ABS, BSH,
CCC, DNV GL, KR, LR,
NK, PRS, RINA

CE, UL, cUL, ABS, BSH,
CCC, DNV GL, KR, LR,
NK, PNO, PRS, RINAUL, CLPA 認定*1： 基板コーティングタイプ（XC タイプ）もございます（P.15）。
*2：EtherNet/IP DLR 対応バスカプラ（AXL F BK EIP EF - 2702782）もございます（お問い合わせください）。
*3：PROFINET specification V2.3, conformance class C 対応バスカプラ（AXL F BK PN TPS - 2403869）もございます（お問い合わせください）。
*4：CC Link についてお問い合わせください。
他のバスカプラ：
IEC61850 通信バスカプラ（AXL F BK SAS - 2701457）もございます（お問い合わせください）。
SERCOS Ⅲ通信バスカプラ（AXL F BK S3 - 2701686）もございます（お問い合わせください）。

► I/O局やコントローラの簡単設計
左側にAXL F バスカプラやAXC F（PLCnext Control）を設置、Smart Elements（AXL SE）を利用の場合、エレメン
トを数が入るバックプレーンモジュールを選び、空スロットがある場合スロットカバーを利用、AXL FのI/Oモジュー
ルも必要な信号を対応しているモジュールを自由に設置して完了です。

PHOENIX CONTACT11

I/O機器

IP20仕様I/O機器 Axioline Fシリーズ■デジタル入力外観

AXL F DI16/1 1H

AXL F DI16/1 HS 1H

AXL F DI16/4 2F *1

AXL F DI32/1 2H

製品番号2688310270172226880222702052

2688035

I/O 種類

デジタル入力デジタル入力（高速）デジタル入力デジタル入力デジタル入力型式

I/O 点数I/O 接続方式

AXL F DI32/1 1F *1

16

16

16

32

32

1 線式（信号のみ）

1 線式（信号のみ）

2、3、4 線式

1 線式（信号のみ）

1 線式（信号のみ）

内部コモン処理

PNP

PNP

PNP

PNP

PNP

外部電源電圧

DC24V

DC24V

DC24V

DC24V

DC24V

ON 電圧、電流≧ 11V 、2.4mA≧ 11V 、2.4mA≧ 9.4V 、2.3mA≧ 11V 、2.4mA≧ 11V 、2.4mA

OFF 電圧≦ 5V≦ 8.4V

≦ 5V

≦ 5V

≦ 5V

5V（UBus）消費電流

60mA *2120mA60mA *2

60mA *2

60mA *2

保護特性

極性保護

極性保護

極性保護

極性保護

極性保護

動作温度

-25℃ 〜 60℃-25℃ 〜 60℃-25℃ 〜 60℃ *1-25℃ 〜 60℃-25℃ 〜 60℃ *1

35 × 126 × 54

35 × 126 × 54

54 × 130 × 54

35 × 130 × 54

54 × 126 × 54

CE, UL, cUL, CCC

CE, UL, cUL, ABS, BSH, CCC,DNV GL, KR, LR, NK, PRS, RINA

CE, UL, cUL, ABS, BSH, CCC,DNV GL, KR, LR, NK, PRS, RINA

CE, UL, cUL, ABS, BSH, CCC,DNV GL, KR, LR, NK, PRS, RINAAXL F DI16/1 DO8/2-2A 2H

寸法 （mm）（W × H × D）

CE, UL, cUL, ABS, BSH, CCC,DNV GL, KR, LR, NK, PRS, RINA

認証

*1：基板コーティングタイプ（XC タイプ）もございます（P.15）。 *2：ハードウェア最新版

外観

SafetyBridge Technology
Designed by PHOENIX CONTACT型式

AXL F DI64/1 2F

AXL F SSDI8/4 1F

製品番号2701450

2702263

I/O 種類

デジタル入力

SafetyBridge 安全入力

I/O 点数I/O 接続方式

64

8（最大）

1 線式（信号のみ）

2、3、4 線式

内部コモン処理

PNP

PNP

外部電源電圧

DC24V

DC24V

ON 電圧、電流≧ 11V 、2.4mA（IEC 61131-2 type 3）

OFF 電圧≦ 5V（IEC 61131-2 type 3）

5V（UBus）消費電流

60mA *2

310mA

保護特性

極性保護

極性保護

動作温度

-25℃ 〜 60℃-35℃ 〜 60℃

寸法 （mm）（W × H × D）

54 × 130 × 54

54 × 126 × 54

CE, UL, cUL, ABS, BSH, CCC,DNV GL, KR, LR, NK, PRS, RINA

CE, UL, cUL, BSH, DNV GL

認証*2：ハードウェア最新版■デジタル入出力外観

AXL F DI8/1 DO8/1 1H *1

AXL F DI8/3 DO8/3 2H

AXL F DI16/1 DO16/1 2H

製品番号270191627020712702106

2702291

I/O 種類

デジタル入出力

デジタル入出力

デジタル入出力

デジタル入出力

I/O 点数

入力 8 / 出力 8

入力 8 / 出力 8

入力 16 / 出力 16

入力 16 / 出力 81 線式（信号のみ）

入力 1 線式（信号のみ）、
出力 2 線式

型式

I/O 接続方式

1 線式（信号のみ）

2, 3 線式

内部コモン処理

PNP

PNP

PNP

PNP

外部電源電圧

DC24V

DC24V

DC24V

DC24V

≧ 11V、2.4mA≧ 11V、2.4mA≧ 11V、2.4mA≧ 11V、2.4mA

≦ 5V

≦ 5V

≦ 5V

≦ 5V

500mA/ 点、4A/ モジュール

500mA/ 点、8A/ モジュール

500mA/ 点、8A/ モジュール

2A/ 点、16A/ モジュール

ON 電圧、電流（入力）OFF 電圧（入力）
最大出力電流（出力）
残留電圧（出力）

≦ 1V

≦ 1V

≦ 1V

≦ 1V

漏れ電流（出力）≦ 300 μ A

≦ 300 μ A

≦ 300 μ A

≦ 300 μ A

60mA *2120mA60mA *2

120mA

保護特性

過電流、極性保護

過電流、極性保護

過電流、極性保護

過電流、極性保護

動作温度-25℃ 〜 60℃ *1-25℃ 〜 60℃-25℃ 〜 60℃-25℃ 〜 60℃

寸法 （mm）（W × H × D）

35 × 126 × 54

35 × 130 × 54

35 × 130 × 54

35 × 130 × 54

CE, UL, cUL, ABS, BSH, CCC,DNV GL, KR, LR, NK, PRS, RINA

CE, UL, cUL、CCC

CE, UL, cUL, ABS, BSH, CCC,DNV GL, KR, LR, NK, PRS, RINA

CE, UL, cUL, CCC

5V（UBus）消費電流

認証*1：基板コーティングタイプ（XC タイプ）もございます（P.15）。 *2：ハードウェア最新版

12

PHOENIX CONTACTI/O機器

IP20仕様I/O機器 Axioline Fシリーズ■デジタル出力

外観

AXL F DO8/2 2A 1H *1

AXL F DO16/1 1H

AXL F DO16/2 2H

AXL F DO16/3 2F *1

製品番号268838126883491027904

26880481004925

I/O 種類デジタル出力デジタル出力デジタル出力デジタル出力デジタル出力型式

I/O 点数I/O 接続方式

AXL F DO32/1 2H

8

16

16

16

32

2 線式

1 線式（信号のみ）

2 線式

2, 3 線式

1 線式（信号のみ）

内部コモン処理

PNP

PNP

PNP

PNP

PNP

外部電源電圧

DC24V

DC24V

DC24V

DC24V

DC24V

最大出力電流500mA/ 点、8A/ モジュール

2A/ 点、16A/ モジュール

500mA/ 点、8A/ モジュール

500mA/ 点、8A/ モジュール

500mA/ 点、8A/ モジュール

残留電圧

≦ 1V

≦ 1V

≦ 1V

≦ 1V

≦ 1V

漏れ電流

≦ 300 μ A

≦ 300 μ A

≦ 300 μ A

≦ 300 μ A

≦ 300 μ A

60mA *2

60mA *260mA60mA *2

60mA

保護特性

過電流、極性保護

過電流、極性保護

過電流、極性保護

過電流、極性保護

過電流、極性保護

動作温度-25℃ 〜 60℃ *1-25℃ 〜 60℃-25℃ 〜 60℃-25℃ 〜 60℃ *1-25℃ 〜 60℃

寸法 （mm）（W × H × D）

35 × 126 × 54

35 × 126 × 54

35 × 130 × 54

54 × 130 × 54

35 × 130 × 54

CE, UL, cUL, ABS, BSH, CCC,DNV GL, KR, LR, NK, PRS, RINA

CE, UL, cUL, ABS, BSH, CCC,DNV GL, KR, LR, NK, PRS, RINA

CE, UL, cUL, ABS, BSH, CCC, DNV GL,
KR, LR, NK, PRS, RINA, TUEV-RH

CE, UL, cUL, ABS, BSH, CCC, DNV GL,
KR, LR, NK, PRS, RINA, TUEV-RH

CE, UL, cUL, ABS, BSH, CCC,DNV GL, KR, LR, NK, PRS, RINA

SafetyBridge Technology

SafetyBridge Technology

5V（UBus）消費電流

認証*1：基板コーティングタイプ（XC タイプ）もございます（P.15）。 *2：ハードウェア最新版

外観

Designed by PHOENIX CONTACT

型式
製品番号

Designed by PHOENIX CONTACTAXL F DO16 FLK 1H

AXL F DO32/1 1F *1

AXL F DO64/1 2F

AXL F SSDO8/3 1F

27018132688051

2702053

2702264

2702171

SafetyBridge 安全出力

SafetyBridge 安全ロジック＆
安全出力

AXL F LPSDO8/3 1F

I/O 種類デジタル出力デジタル出力デジタル出力I/O 点数

16

32

64

8（最大）

8（最大）

1 線式（FLK20 ピンコネクタ）

1 線式（信号のみ）

1 線式（信号のみ）

2、3 線式

2、3 線式

I/O 接続方式
内部コモン処理

PNP

PNP

PNP

PNP

PNP

外部電源電圧

DC24V

DC24V

DC24V

DC24V

DC24V

最大出力電流2A/ 点、8A/ モジュール

500mA/ 点、8A/ モジュール

500mA/ 点、8A/ モジュール

500mA/ 点、16A/ モジュール

2A/ 点、8A/ モジュール

残留電圧

≦ 1V

≦ 1V

≦ 1V

-

-

漏れ電流

≦ 300 μ A

≦ 300 μ A

≦ 300 μ A

-

-

120mA

60mA *2

60mA *2

280mA

280mA

保護特性

過電流、極性保護

過電流、極性保護

過電流、極性保護

過電流、極性保護

過電流、極性保護

動作温度-25℃ 〜 60℃-25℃ 〜 60℃ *1-25℃ 〜 60℃-35℃ 〜 60℃-35℃ 〜 60℃

35 × 126 × 54

54 × 126 × 54

54 × 130 × 54

5V（UBus）消費電流

寸法 （mm）（W × H × D）
認証

CE, UL, cUL, ABS, BSH, CCC,
CE, UL, cUL, ABS, BSH, CCC,
CE, UL, cUL, ABS, BSH, CCC,DNV GL, KR, LR, NK, PRS, RINA DNV GL, KR, LR, NK, PRS, RINA, DNV GL, KR, LR, NK, PRS, RINA

54 × 126 × 54

54 × 126 × 54

CE, UL, cUL, BSH, DNV GL

CE, UL, cUL, BSH, DNV GL*1：基板コーティングタイプ（XC タイプ）もございます（P.15）。 *2：ハードウェア最新版

PHOENIX CONTACT13

I/O機器

IP20仕様I/O機器 Axioline Fシリーズ■アナログ入力■アナログ出力

外観

外観

AXL F AI4 I 1H *1

AXL F AI4 U 1H *1

AXL F AI8 1F *1

製品番号26884912688501

2688064

製品番号26885272688080

I/O 種類

アナログ入力アナログ入力アナログ入力I/O 種類

アナログ出力アナログ出力I/O 点数

型式

I/O 点数I/O 接続方式

AXL F AO4 1H *1

型式

4

4

8

2、3、4 線式

2、3、4 線式

2 線式

I/O 接続方式

AXL F AO8 1F *1

4

8

2 線式

2 線式

外部電源電圧

DC24V

DC24V

DC24V

外部電源電圧

DC24V

DC24V

信号タイプ

0 〜 20mA 、
4 〜 20mA 、± 20mA

0 〜 5V、± 5V、
0 〜 10V、± 10V

0 〜 20mA 、4 〜 20mA 、± 20mA 、0 〜 5V、± 5V、0 〜 10V、± 10V

信号タイプ

0 〜 20mA 、4 〜 20mA 、
0 〜 5V、± 5V、
0 〜 10V、± 10V

0 〜 20mA 、4 〜 20mA 、± 20mA 、0 〜 5V、± 5V、0 〜 10V、± 10V

分解能

15 ビット + サインビット

15 ビット + サインビット

15 ビット + サインビット

分解能

15 ビット + サインビット

15 ビット + サインビット

150mA

150mA

130mA

保護特性

過電流、過電圧保護

過電流、過電圧保護

過電流、過電圧保護

動作温度-25℃ 〜 60℃ *1-25℃ 〜 60℃ *1

5V（UBus）消費電流

寸法 （mm）（W × H × D）
認証

5V（UBus）消費電流

150mA

130mA

保護特性

短絡、過電流保護

短絡、過電流保護-25℃ 〜 60℃ *1

動作温度-25℃ 〜 60℃ *1-25℃ 〜 60℃ *1

寸法 （mm）（W × H × D）

35 × 126 × 54

35 × 126 × 54

54 × 126 × 54

CE, UL, cUL, ABS, BSH, CCC,DNV GL, KR, LR, NK, PRS, RINA

CE, UL, cUL, ABS, BSH, CCC,DNV GL, KR, LR, NK, PRS, RINA

CE, UL, cUL, ABS, BSH, CCC,DNV GL, KR, LR, NK, PRS, RINA

認証

35 × 126 × 54

54 × 126 × 54

CE, UL, cUL, ABS, BSH, CCC,DNV GL, KR, LR, NK, PRS, RINA

CE, UL, cUL, ABS, BSH, CCC,DNV GL, KR, LR, NK, PRS, RINA

*1：基板コーティングタイプ（XC タイプ）もございます（P.15）。
*1：基板コーティングタイプ（XC タイプ）もございます（P.15）。
他のアナログ入力モジュール：
SAFE AI（安全アナログ）用アナログ入力モジュール（AXL F AI8 W 1F - 2702525）もございます（お問い合わせください）。

■アナログ入出力外観

AXL F AI2 AO2 1H *1

型式
製品番号

2702072

I/O 種類

アナログ入出力

I/O 点数入力 2 / 出力 2I/O 接続方式

2 線式

外部電源電圧

DC24V

信号タイプ

0 〜 20mA 、4 〜 20mA 、± 20mA 、0 〜 5V、± 5V、
0 〜 10V、± 10V

分解能

15 ビット + サインビット

5V（UBus）消費電流

150mA

保護特性

過電流、極性保護

動作温度-25℃ 〜 60℃ *1

寸法 （mm）（W × H × D）

35 × 126 × 54
CE, UL, cUL, ABS, BSH, CCC,DNV GL, KR, LR, NK, PRS, RINA

認証

*1：基板コーティングタイプ（XC タイプ）もございます（P.15）。

■温度センサアナログ入力

外観

AXL F RTD4 1H *1

AXL F RTD8 1F *1

AXL F UTH8 1F *1

製品番号2688556

268807726884172688598

I/O 種類

測温抵抗体入力

測温抵抗体入力

熱電対センサ入力

熱電対センサ入力

型式

I/O 点数I/O 接続方式

AXL F UTH4 1H

4

8

8

4

2、3、4 線式

2、3、4 線式

2 線式

2 線式

外部電源電圧

DC24V

DC24V

DC24V

DC24V

信号タイプ

Pt 100, Ni, KTY, Cu センサ

Pt 100, Ni, KTY, Cu センサ

U, T, L, J, E, K, N, S, R, B, C, W, HK,（Pt100）センサ

U, T, L, J, E, K, N, S, R, B, C, W, HK,（Pt100）センサ

分解能

15 ビット + サインビット

15 ビット + サインビット

15 ビット + サインビット

15 ビット + サインビット

140mA

180mA

180mA

160mA

保護特性

短絡、過電流保護

短絡、過電流保護

短絡、過電流保護

短絡、過電流保護

動作温度-25℃ 〜 60℃ *1-25℃ 〜 60℃ *1-25℃ 〜 60℃ *1-25℃ 〜 60℃

寸法 （mm）（W × H × D）

35 × 126 × 54

54 × 126 × 54

54 × 126 × 54

35 × 126 × 54

CE, UL, cUL, ABS, BSH, CCC,DNV GL, KR, LR, NK, PRS, RINA

CE, UL, cUL, ABS, BSH, CCC,DNV GL, KR, LR, NK, PRS, RINA

CE, UL, cUL, CCC

CE, UL, cUL, ABS, BSH, CCC,DNV GL, KR, LR, NK, PRS, RINA

5V（UBus）消費電流

認証*1：基板コーティングタイプ（XC タイプ）もございます（P.15）。

14

PHOENIX CONTACTI/O機器

IP20仕様I/O機器 Axioline Fシリーズ■シリアル通信モジュール■IO-Linkマスタ■カウンタ・インクリメンタルエンコーダ入力

外観

外観

外観

AXL F RS UNI 1H *1

型式
製品番号

2688666

I/O 種類

シリアル通信モジュール

チャネル数

1 Ch

対応インターフェース

型式110bps 〜 250kbps

入力バッファ

4kB

出力バッファ

1kB

データビット数

5 〜 8 ビット

5V（UBus）消費電流

240mA
*1

動作温度

-25℃ 〜 60℃

寸法（mm（）W × H × D）

35 × 126 × 54

製品番号2688093

I/O 種類IO-Link マスタ
デジタル入出力

I/O 種類

カウンタ、
インクリメンタルエンコーダ

最大 8

入力点数

各2

IO-Link ポート数8

IO-Link 接続方式

3 線式

1 カウント電圧、電流

IO-Link クラス

クラス A

0 カウント

外部電源電圧DC24V

エンコーダー入力信号

カウンタ入力電圧

24V≧ 11V 、2.5mA≦ 5V

A 相、B 相、Z 相

保護特性

過負荷、短絡保護

動作温度-25℃ 〜 60℃

5V（UBus）消費電流120mA

寸法（mm（）W × H × D）

35 × 129 × 54

保護特性

短絡保護

CE, UL, cUL, CCC

動作温度-25℃ 〜 60℃ *1

認証

CE, UL, cUL, ABS, BSH, CCC,DNV GL, KR, LR, NK, PRS, RINA

認証

1027843

I/O 点数（デジタル入出力）

RS-232, RS-485, RS-422

通信速度

AXL F CNT2 INC2 1F *1

型式

AXL F IOL8 2H

製品番号

入力最大周波数300kHz

寸法（mm）（W × H × D）

*1：基板コーティングタイプ（XC タイプ）もございます（P.15）。

■ SSIアブソリュートエンコーダ入力・アナログ出力

54 × 126 × 54
CE, UL, cUL, ABS, BSH, CCC,DNV GL, KR, LR, NK, PRS, RINA

認証

*1：基板コーティングタイプ（XC タイプ）もございます（P.15）。

■磁歪式センサ入力■ストレインゲージ入力
外観

外観

型式

型式

AXL F SSI1 AO1 1H

製品番号2688433

AXL F IMPULSE2 XC 1H

製品番号2702655

I/O 種類SSI アブソリュート / エンコーダ
入力 / アナログ出力

I/O 種類

磁歪式センサ入力+ デジタル入力

入力点数

1

I/O 点数センサ 2 Ch / 入力 4

入力周波数67.5k/125k/250k/500k/1M/2MHz

センサ用電源

24 V DC, 500mA

8 〜 56 ビット

センサ計測範囲

50mm 〜 10m

500mA

センサ計測周期

1,000 〜 65,000 μ S

デジタル入力接続方式

1 線式（信号のみ）

デジタル入力電圧

24 V DC（PNP）

エンコーダ分解能
エンコーダ最大許容電流
出力点数

1

5V（UBus）消費電流

140mA

保護特性

短絡、過電流保護

動作温度-25℃ 〜 60℃

動作温度

35 × 126 × 54

寸法（mm（）W × H × D）

寸法（mm（）W × H × D）
認証

5V（UBus）消費電流

2702911■CAN通信

150mA-40℃〜 70℃

認証

CE, UL, cUL, CCC

AXL F SGI2 1H

35 × 126 × 54

AXL F IF CAN 1H

CE, UL, cUL, CCC

2702668※ 基板コーティングタイプ（XC タイプ）です。

■パワー測定モジュール■パルス幅変調モジュール■M-Bus通信モジュール■DALIマスタ

AXL F PWM2 1H

AXL F PM EF 1F

AXL F MA MBUS 1H

AXL F MA DALI2 1H

1007352

270267111045452702864■基板コーティング、広温度範囲 XC タイプ
型式

AXL F BK ETH XCAXL F BK PN XC

AXL F DI16/4 XC 2F

製品番号2701949

27012222701224

AXL F DO16/3 XC 2F AXL F DI8/1 DO8/1 XC 1H
27012282702017

AXL F AI4 I XC 1H
2702007

種類

Modbus TCP

PROFINET

デジタル入力デジタル出力デジタル入出力

アナログ入力I/O 点数

-

-

入力 16

出力 16

入力 8 / 出力 8

入力 4

動作温度

-40℃ 〜 70℃-40℃ 〜 70℃-40℃ 〜 70℃-40℃ 〜 70℃-40℃ 〜 70℃-40℃ 〜 70℃

参考一般仕様タイプ

AXL F BK ETH（2688459）

AXL F BK PN（2701815） AXL F DI16/4 2F（2688022） AXL F DO16/3 2F（2688048） AXL F DI8/1 DO8/1 1H（2701916） AXL F AI4 I 1H（2688491）

認証

CE, UL, cUL, UL-Ex, cUL-Ex,
ATEX, ABS, BSH, CCC, DNV GL,
IECEx, KR, LR, NK, PRS, RINA

CE, UL, cUL, ABS, DNV GL,
KR, LR, NK, PRS, RINA

CE, UL, cUL, UL-Ex, cUL-Ex,
ATEX, ABS, BSH, CCC, DNV GL,
IECEx, KR, LR, NK, PRS, RINA

CE, UL, cUL, UL-Ex, cUL-Ex,
ATEX, ABS, BSH, CCC, DNV GL,
IECEx, KR, LR, NK, PRS, RINA

CE, UL, cUL, UL-Ex, cUL-Ex,
ATEX, ABS, BSH, CCC, DNV GL,
IECEx, KR, LR, NK, PRS, RINA型式

AXL F AO8 XC 1F

AXL F AI2 AO2 XC 1H

AXL F RTD8 XC 1F

AXL F UTH8 XC 1F

AXL F RS UNI XC 1H AXL F CNT2 INC2 XC 1F

270123710354292701235

27024642702006

2701239

アナログ出力アナログ入出力

測温抵抗体入力

熱電対センサ入力

シリアル通信モジュール

カウンタ、
インクリメンタルエンコーダ

I/O 点数

出力 4

入力 2 / 出力 2

8

8

1 Ch

各2

動作温度

-40℃ 〜 70℃-40℃ 〜 70℃-40℃ 〜 70℃-40℃ 〜 70℃-40℃ 〜 70℃-40℃ 〜 70℃

製品番号
種類

CE, UL, cUL, UL-Ex, cUL-Ex,
ATEX, ABS, BSH, CCC, DNV GL,
IECEx, KR, LR, NK, PRS, RINA

参考一般仕様タイプ

AXL F AO8 1F（2688080） AXL F AI2 AO2 1H（2702072） AXL F RTD8 1F（2688077） AXL F UTH8 1F（2688417） AXL F RS UNI 1H（2688666） AXL F CNT2 INC2 1F（2688093）

認証CE, UL, cUL, BSH, CCC,DNV GL, KR, LR, NK,
PRS, RINA

CE, UL, cUL, BSH, CCC

CE, UL, cUL, ABS, BSH,
CCC, DNV GL, KR, LR,
NK, PRS, RINA

CE, UL, cUL, CCC

CE, UL, cUL, ABS, BSH,
CCC, DNV GL, KR, LR,
NK, PRS, RINA

CE, UL, cUL, UL-Ex, cUL-Ex,
ATEX, ABS, BSH, CCC, DNV GL,
IECEx,KR, LR, NK, PRS, RINA

※ その他の XC タイプのラインアップにつきましては別途お問い合わせください。

PHOENIX CONTACT15

I/O機器

IP20仕様I/O機器 Axioline Fシリーズ■HART/ 本質安全モジュール

外観

型式

AXL F AI8 HART XC 1F

AXL F EX IS AI8 HART XC 1F

AXL F AO4 HART XC 1F

AXL F EX IS AO4 HART XC 1F

製品番号1052434

105243210870801087081

I/O 種類

アナログ入力 + HART

本質安全
アナログ入力 + HART

アナログ出力 + HART

本質安全
アナログ出力 + HART

I/O 点数5V（UBus）消費電流
動作温度
寸法 （mm）（W × H × D）

8

8

4

4

60mA

60mA

60mA

60mA

-40℃ 〜 70℃-40℃ 〜 70℃-40℃ 〜 70℃-40℃ 〜 70℃

54 × 126 × 77

54 × 130 × 77

54 × 126 × 77

54 × 130 × 77

CE, UL, cUL, UL-Ex, cUL-Ex, ATEX,
CCC, IECEx

CE, UL, cUL, UL-Ex, cUL-Ex, ATEX,
CCC, IECEx

CE, UL, cUL, UL-Ex, cUL-Ex, ATEX,
CCC, IECEx

CE, UL, cUL, UL-Ex, cUL-Ex, ATEX,
CCC, IECEx

AXL F DI16 NAM XC 1F

AXL F EX IS DI16 NAM XC 1F

AXL F EX IS DO4 SD 24-48 XC 1F

AXL F EX IS DO4 SD 21-60 XC 1F

1052427

10524231086901

1086902

I/O 種類

デジタル入力（NAMUR）

本質安全
デジタル入力（NAMUR）

本質安全デジタル出力

本質安全デジタル出力

24V/48 mA

21V/60 mA

I/O 点数

16

16

4

4

60mA

60mA

60mA

60mA

認証

※ 基板コーティングタイプ（XC タイプ）です。

■NAMUR/本質安全モジュール

外観

型式
製品番号

5V（UBus）消費電流
動作温度-40℃ 〜 70℃-40℃ 〜 70℃-40℃ 〜 70℃-40℃ 〜 70℃

寸法 （mm）（W × H × D）

54 × 126 × 77

54 × 130 × 77

54 × 130 × 77

54 × 130 × 77

CE, UL, cUL, UL-Ex, cUL-Ex, ATEX,
CCC, IECEx

CE, UL, cUL, UL-Ex, cUL-Ex, ATEX,
CCC, IECEx

CE, UL, cUL, UL-Ex, cUL-Ex, ATEX,
CCC, IECEx

CE, UL, cUL, UL-Ex, cUL-Ex, ATEX,
CCC, IECEx

認証※ 基板コーティングタイプ（XC タイプ）です。

16

PHOENIX CONTACTI/O機器

IP20仕様I/O機器 Axioline Fシリーズ■IEC61850対応バスカプラ

外観

型式
製品番号

AXL F BK SAS
2701457

対応ネットワーク

IEC 61850-5, MMS, GOOSE

ネットワークインターフェース

RJ45

インターフェース数
伝送速度

2100Mbps

外部電源電圧DC24V

バックプレーン速度

100Mbps

サービスインターフェース

USB × 1I/O モジュール接続数

63

5V（UBus）電流出力容量

2A

動作温度

-25℃ 〜 60℃

寸法 （mm）（W × H × D）

45 × 126 × 74

認証 / 準拠規格

CE, UL, cUL, ABS, BSH,DNV GL, KR, NK, RINA,
IEC 61850-5■IEC 61850対応 I/O

外観

型式

AXL F DI8/2 24DC 1F

AXL F DI8/2 48/60DC 1F

AXL F DI8/2 110/220DC 1F

AXL F DOR4/2 AC/220DC 1F

製品番号2702783

27026542700684

2700608

AXL F DO4/3 AC 1F
2702068

I/O 種類

デジタル入力デジタル入力デジタル入力デジタル出力デジタル出力I/O 点数

入力 8

入力 8

入力 8

出力 4

出力 4

I/O 接続方式

2 線式

2 線式

2 線式

2 線式

3 線式

出力タイプ

-

-

-

リレー

トライアック外部電源電圧24 V DC

48 V DC / 60 V DC

110 V DC / 220 V DC

220 V DC / 230 V AC

230 V ACON 電圧、電流≧ 14.5 V DC

≧ 32 V DC≧ 88 V DC--

OFF 電圧≦ 5 V DC≦ 12 V DC≦ 41 V DC

-

120mA

5V（UBus）消費電流

120mA

120mA

120mA

280mA

保護特性

極性保護

極性保護

極性保護

-

-

動作温度

-25℃ 〜 60℃-25℃ 〜 60℃-25℃ 〜 60℃-25℃ 〜 60℃-25℃ 〜 60℃

寸法 （mm）（W × H × D）

54 × 126 × 54

54 × 126 × 54

54 × 126 × 54

54 × 126 × 54

54 × 126 × 54

認証 / 準拠規格

CE, UL, cUL, CCC,
IEC 61850-3

CE, UL, cUL, CCC,
IEC 61850-3

CE, UL, cUL, CCC,
IEC 61850-3

CE, UL, cUL, CCC,
IEC 61850-3

CE, UL, cUL, CCC,
IEC 61850-3

AXL F PSDI8/4 1F

AXL F PSDO8/3 1F■その他■PROFIsafeモジュール

外観

外観

型式
製品番号
参考

STARTUP+AXL F PWR 1H

27006362688297

・簡易設定・管理ツール
・Ethernet/USB 経由
・WEB から無償ダウンロード

・追加電源モジュール
・5V（UBus）電流出力容量 4A

型式
製品番号
参考

27015592701560

PROFIsafe システム用
安全入力モジュールPROFIsafe システム用
安全出力モジュール※ 詳細についてはお問い合わせください。

PHOENIX CONTACT17

I/O機器► Axioline Smart Elements - 高密度I/Oシステム
Axioline Smart ElementsはPush-in接続千鳥配列により、わずか15mm 幅に上下2種類の I/Oエレメント、最大32点までが可能になったコンパクトな高密度 I/Oシステムです。プラグ式の個々のスマートエレメントにI/O 機能が入っており、バックプレーンのスロットに挿し込むだけでAxioline FシリーズネットワークI/Oになり、各種の産業プロト
コルに対応します。
❹
15mm

❸
❶
エレメント
2種類

❷

❺

■ スマートエレメント
27種類のエレメント、デジタル入/出力、アナログ入/
出力、IO-Link、カウンタ、エンコーダ、シリアル通信、
安全入・出力から選び、自由に組み合わせて、バック
プレーンモジュールのスロットに挿入。

■ スロットカバーエレメント
スロットカバーエレメントを使用して、別の I/Oコンフィグレーションや将来のI/Oコンフィグレーション用に予約可能。
必要なスペースを変更することなく、I/O ステーションの機能を簡単に拡張可能。

■ 千鳥配列で省スペース
高密度により、全体的コンパクトになり、わずか15mm幅に上下2種類のI/Oエ
レメント、最大 32 点まで可能。Push-in
接続千鳥配列により、0.5mm2〜1.5mm2（AWG 24〜16）配線が可能。

■ バックプレーンモジュール
4と6スロットタイプ、2種類のバックプレーンモジュール
によって適切なエレメントの種類と数を省スペースで設置可能。エレメントI/O用電源供給16Aまで。

15mm

■ 構成
Axioline FシリーズのバスカプラおよびI/Oモジュールと
自由に混在可能。
PLCnext Control（AXC Fシリーズ）直結も可能。

18

PHOENIX CONTACTI/O機器

IP20仕様I/O機器 Axioline SE（Smart Elements）■デジタル入力

外観

型式

AXL SE DI16/1

AXL SE DI16/1 NPN

製品番号10881271105559

I/O 種類

デジタル入力デジタル入力I/O 点数I/O 接続方式

1616

1 線式（信号のみ）

1 線式（信号のみ）

内部コモン処理

PNP

NPN

外部電源電圧

DC24V

DC24V

ON 電圧、電流≧ 11V、2.4mA≦ 13V、2.4mA

OFF 電圧

≦ 5V

≧ 19V

5V（UBus）消費電流

41mA

60mA

保護特性

極性保護

極性保護

動作温度

-25℃ 〜 60℃-25℃ 〜 60℃

寸法 （mm）（W × H × D）

15 × 62 × 62

15 × 62 × 62

CE, UL, cUL, CCC

CE,（予定：UL, cUL）

認証

■デジタル出力

外観型式

AXL SE DO16/1

AXL SE DO16/1 NPNAXL SE DO4/2 2A EF

製品番号10881291105560

11817901105562

I/O 種類デジタル出力デジタル出力デジタル出力デジタル出力I/O 点数I/O 接続方式

AXL SE DOR2 W 230

16

16

4

2

1 線式（信号のみ）

1 線式（信号のみ）

2 線式

2 線式

内部コモン処理

PNP

NPN

PNP

リレー、ｃ接点

外部電源電圧

DC24V

DC24V

DC24V

24 〜 220 V DC /24 〜 230 V AC

最大出力電流6A / 点

500mA / 点、6A / モジュール

500mA / 点、6A / モジュール

2A / 点、8A / モジュール

残留電圧

≦ 1V

≧ 23V

≦ 1V

-

漏れ電流

≦ 300 μ A

≦ 10 μ A≦ 300 μ A

47mA

5V（UBus）消費電流

45mA

79mA

42mA

保護特性

過電流、極性保護

過電流、極性保護

過電流、極性保護-

動作温度-25℃ 〜 60℃-25℃ 〜 60℃-25℃ 〜 60℃-25℃ 〜 60℃

15 × 62 × 62

15 × 62 × 62

15 × 62 × 62

15 × 62 × 62

CE, UL, cUL, CCC

CE, UL, cUL

CE,（予定：UL, cUL）

CE, UL, cUL

寸法 （mm）（W × H × D）
認証

PHOENIX CONTACT19

I/O機器

IP20仕様I/O機器 Axioline SE（Smart Elements）■アナログ入力

外観

型式

AXL SE AI4 I 4-20

AXL SE AI4 I 0-20

製品番号108806212963781088104

I/O 種類

アナログ入力アナログ入力アナログ入力I/O 点数I/O 接続方式

AXL SE AI4 U 0-10

4

4

4

2 線式

2 線式

2 線式

外部電源電圧

DC24V

DC24V

DC24V

信号タイプ

4 〜 20mA

0 〜 20mA

0 〜 10V

分解能

12 ビット

12 ビット

12 ビット

5V（UBus）消費電流

46mA

46mA

保護特性

過電流、過電圧保護

過電流、過電圧保護

過電流、過電圧保護

動作温度-25℃ 〜 +60℃

-25℃ 〜 +60℃

-25℃ 〜 60℃ *1

寸法 （mm）（W × H × D）
認証

15 × 62 × 62

15 × 62 × 62

15 × 62 × 62

CE, UL, cUL, CCC

CE,（予定：UL, cUL）

CE, UL, cUL, CCC

AXL SE AO4 U 0-10

■アナログ出力

外観型式

AXL SE AO4 I 4-20

AXL SE AO4 I 0-20

製品番号1088123

12963721088126

I/O 種類

アナログ出力アナログ出力アナログ出力I/O 点数I/O 接続方式

4

4

4

2 線式

2 線式

2 線式

外部電源電圧

DC24V

DC24V

DC24V

信号タイプ

4 〜 20mA

0 〜 20mA

0 〜 10V

分解能

12 ビット

12 ビット

12 ビット

5V（UBus）消費電流

46mA

46mA

保護特性

トランジェント保護

トランジェント保護

トランジェント保護

動作温度-25℃ 〜 +60℃

-25℃ 〜 +60℃

-25℃ 〜 +60℃ *1

寸法 （mm）（W × H × D）
認証

15 × 62 × 62

15 × 62 × 62

15 × 62 × 62

CE, UL, cUL, CCC

CE,（予定：UL, cUL）

CE, UL, cUL, CCC

AXL SE UTH4

■温度センサアナログ入力

外観

型式

AXL SE RTD4 PT100

AXL SE RTD4 PT1000

製品番号1088106

1182190

1182192

I/O 種類

測温抵抗体入力

測温抵抗体入力

熱電対センサ入力

I/O 点数I/O 接続方式

4

4

4

2、3、4 線式

2、3、4 線式

2、3、4 線式

外部電源電圧

DC24V

DC24V

DC24V

信号タイプ

Pt 100 センサ

Pt 1000 センサ

Pt 1000 センサ

15 ビット + サインビット

15 ビット + サインビット

15 ビット + サインビット

47mA

47mA

保護特性

過電流、トランジェント保護

過電流、トランジェント保護

過電流、トランジェント保護

動作温度-25℃ 〜 60℃-25℃ 〜 60℃-25℃ 〜 60℃

寸法 （mm）（W × H × D）

15 × 62 × 62

15 × 62 × 62

15 × 62 × 62

認証

CE, UL, cUL, CCC

CE, UL, cUL

CE,（予定：UL, cUL）

分解能

5V（UBus）消費電流

20

PHOENIX CONTACTI/O機器

IP20仕様I/O機器 Axioline SE（Smart Elements）■機能モジュール外観

型式

AXL SE IOL4AXL SE RS485

AXL SE RS232

AXL SE CNT1

AXL SE INC1 SYM

製品番号1088132

1088128

1181787108813110881301182185

I/O 種類IO-Link マスタ（4 ポート、クラス A）

RS-485 シリアル通信（1 ポート、最大
230.4kbps）

RS-232 シリアル通信（1 ポート、最大
230.4kbps）

カウンタ入力（1 ch., 最大 150 kHz
アップ・ダウン）

インクリメンタルエンコー
ダ入力（1 ch., 最大 1 MHz）

ASYM インクリメンタル
エンコーダ入力（1 ch., 最大 300 kHz）

5V（UBus）消費電流
動作温度

68mA

46mA

51mA

53mA

60mA

60mA

-25℃ 〜 60℃-25℃ 〜 60℃-25℃ 〜 60℃-25℃ 〜 60℃-25℃ 〜 60℃-25℃ 〜 60℃

寸法 （mm）（W × H × D）
認証

AXL SE INC1 ASYM

15 × 62 × 62

15 × 62 × 62

15 × 62 × 62

15 × 62 × 62

15 × 62 × 62

15 × 62 × 62

CE, UL, cUL, CCC

CE, UL, cUL, CCC

CE,（予定：UL, cUL）

CE, UL, cUL, CCC

CE, UL, cUL, CCC

CE, UL, cUL■ SafetyBridge Technology 安全入・出力

外観

SafetyBridge Technology
Designed by PHOENIX CONTACT型式

AXL SE SSDI8/3

SafetyBridge Technology
Designed by PHOENIX CONTACTAXL SE SSDO4/2 2A

製品番号11900121190017

I/O 種類

SafetyBridge 安全入力
（8 点 2/3 線式 PNP タイプ）

SafetyBridge 安全出力
（4 点 2 線式 PNP タイプ）

5V（UBus）消費電流

140mA

120mA

動作温度

-25℃ 〜 60℃-25℃ 〜 60℃

寸法 （mm）（W × H × D）

15 × 62 × 62

15 × 62 × 62

認証

CE, UL, cUL

CE, UL, cUL

AXL SE PSDI8/3

AXL SE PSDO4/2 2A■PROFIsafe 安全入・出力

外観

型式
製品番号

1079241

1079231

I/O 種類PROFIsafe 安全入力
（8 点 2/3 線式 PNP タイプ

PROFIsafe 安全出力
（4 点 2 線式 PNP タイプ）

5V（UBus）消費電流

140mA

120mA

動作温度

-25℃ 〜 60℃-25℃ 〜 60℃

寸法 （mm）（W × H × D）

15 × 62 × 62

15 × 62 × 62

認証

CE, UL, cUL

CE, UL, cUL■バックプレーンモジュール■スロットカバー（未使用スロット用）

外観

外観

型式

型式

AXL F BP SE4

AXL F BP SE6

製品番号1088135

1088136

製品番号1088134

1167159

I/O 種類

デジタル入力デジタル入力I/O 種類アクティブスロットカバー

スロットカバー

スロット数
エレメント用電源

5V（UBus）消費電流

46

最大 6A / スロット
（合計 16A まで）

最大 6A / スロット
（合計 16A まで）

5V（UBus）消費電流

AXL SE SC-A

30mA

30mA

動作温度

-25℃ 〜 60℃-25℃ 〜 60℃

寸法 （mm）（W × H × D）

15 × 62 × 62

15 × 62 × 62

CE, UL, cUL, CCC

CE, UL, cUL

111mA

149mA

動作温度

-25℃ 〜 60℃-25℃ 〜 60℃

認証

寸法 （mm）（W × H × D）

35 × 126 × 54

35 × 126 × 54

※ AXL SE SC（1167159）についてはお問い合わせください。

CE, UL, cUL, CCC

CE, UL, cUL, CCC

認証

AXL SE SC

PHOENIX CONTACT21

I/O機器IP67仕様I/O機器 Axioline Eシリーズ
■樹脂筐体

外観

PROFIBUS

PROFINET

型式
製品番号
型式

対応ネットワーク

製品番号

EtherNet/
IP

型式

Modbus
TCP

型式

EtherCAT

Sercos

製品番号

製品番号
型式
製品番号
型式
製品番号

AXL E PB DI16 M12 6P

AXL E PB DI8 DO8 M12 6P

AXL E PB DI8 DO4 2A M12 6P

AXL E PB DIO16 M12 6P

2701498

2701497270150227014992701503

AXL E PN DIO16 M12 6P

AXL E PN IOL8 DI4 M12 6P

AXL E PN DI16 M12 6P

AXL E PN DI8 DO8 M12 6P AXL E PN DI8 DO4 2A M12 6P

27015102701509270151227015112701513

AXL E EIP DI16 M12 6P

AXL E EIP DI8 DO8 M12 6P

AXL E EIP DI8 DO4 2A M12 6P

AXL E EIP DIO16 M12 6P

AXL E EIP IOL8 DI4 M12 6P

2701492

2701495

2701493
AXL E ETH DI16 M12 6P
2701533
AXL E EC DI16 M12 6P

AXL E ETH DI8 DO8 M12 6P AXL E ETH DI8 DO4 2A M12 6P
2701532

2701520270152327015222701524

AXL E S3 DI8 DO4 2A M12 6P

AXL E S3 DIO16 M12 6P

AXL E S3 IOL8 DI4 M12 6P

270154427015422701546

27015452701547

デジタル入出力：16 点

デジタル入力：4 点
IO-Link マスタ：8 ポート（クラス A：4、クラス B：4）

M12（D-Code）※PROFIBUS はM12（B-Code）
2
EtherCAT, ModbusTCP, PROFINET, Sercos：100Mbps
EtherNet/IP：10/100Mbps
PROFIBUS：9.6kbps 〜 12Mbps
DC24V

IO 接続方式

M12（A-Code）
デジタル入力：16 点

デジタル入力：8 点
デジタル出力：8 点

内部コモン処理

寸法 （mm）（W × H × D）

デジタル入力：8 点
デジタル出力：4 点

PNP

保護特性

動作温度

短絡、過電流保護

2、3、4 線式

2、3、4 線式

2、3、4 線式

2、3、4 線式

2、3、4 線式

2、3 線式

2、3 線式

2、3 線式

2、3 線式

3、5 線式

IP65/IP67-25 〜 60℃
60 × 205 × 32

重量

480g

認証

CE, UL, cUL, UL-Ex, cUL-Ex, CCC

22

PHOENIX CONTACT

2701536
AXL E EC IOL8 DI4 M12 6P

AXL E S3 DI8 DO8 M12 6P

外部電源電圧

保護等級

2701534
AXL E EC DIO16 M12 6P

2701521

伝送速度

出力（IO リンクポート）
接続方式

2701496
AXL E ETH IOL8 DI4 M12 6P

AXL E S3 DI16 M12 6P

インターフェース数

入力接続方式

2701494
AXL E ETH DIO16 M12 6P

2701535

AXL E EC DI8 DO8 M12 6P AXL E EC DI8 DO4 2A M12 6P

ネットワークインターフェース

IO 種類・点数

AXL E PB IOL8 DI4 M12 6P

I/O機器IP67仕様I/O機器 Axioline Eシリーズ■IP67仕様 IO-Linkデバイス（デジタル入力・出力）■IP67仕様 IO-Linkデバイス（アナログ入力・出力）

外観

外観

型式

デジタル
入力 8 点

2702658

IO-Link クラス

クラス A

内部コモン処理

PNP

外部電源電圧24 V DC

保護特性

短絡、過電流保護

型式

IO-Link ⇔デジタル入力・出力

デジタル
出力 8 点IO-Link ⇔アナログ変換機

入力
0 〜 10V

型式

入力

型式

RTD

製品番号

AXL E IOL DO8 M12 6P

製品番号2702659

IO-Link クラス

クラス B

内部コモン処理

PNP

外部電源電圧24 V DC

最大出力電流500mA / 点
4A / モジュール

保護特性

AXL E IOL AI1 I M12 R

2700338

AXL E IOL AI1 U M12 R

AXL E IOL AI1 U M12 S

製品番号2700273

2700336

AXL E IOL RTD1 M12 R

AXL E IOL RTD1 M12 S

2700305

2700352

型式

AXL E IOL AO1 I M12 R

AXL E IOL AO1 I M12 S

27002822700351

型式

AXL E IOL AO1 U M12 R

AXL E IOL AO1 U M12 S

2700278

2700350

出力
4 〜 20mA 製品番号
出力0 〜 10V

製品番号

AXL E IOL DI16 M12 6P

製品番号2702660

IO-Link クラス

クラス A

内部コモン処理

PNP

外部電源電圧24 V DC

保護特性

短絡、過電流保護■IP65仕様 IO-Linkデバイス、温度センサ入力■IP67仕様 IO-Linkデバイス、安全I/Oモジュール

外観

外観

型式

AXL E IOL TC4/K M12

製品番号2702983

I/O 種類

熱電対センサ入力

I/O 点数4

信号タイプ

type K, J センサ

IO-Link クラス

クラス A

インターフェース

M12（A-Code）

保護等級
寸法 （mm）（W × H × D）

AXL E IOL AI1 I M12 S

2700275

短絡、過電流保護

型式

デジタル
入力 16 点型式
入力
4 〜 20mA 製品番号

AXL E IOL DI8 M12 6P

製品番号

IP65
150 × 54 × 118

重量

384g

認証

CE, UL, cUL, CCC

型式
製品番号

AXL E IOL SDI8 SDO4
2A M12 6P
2702833

インターフェース

M12

外部電源電圧DC24V

IO 接続方式

M12（A-Code）

IO 種類・点数

安全入力 8・安全出力 4

保護特性

短絡、過電流保護

保護等級

IP65/IP67

重量
動作温度
寸法 （mm）（W × H × D）

557g
-25 〜 60℃
56 × 214 × 30

参考

PROFIsafe, SafetyBridge 用
安全入・出力認証

CE

PHOENIX CONTACT23

I/O機器▋ IO-Link対応製品
産業用ネットワークを活用し、省配線でのデジタル通信を実現する
IO-Linkマスタ・IO-Linkデバイス
制御盤用IO-Link、IP20 仕様

フィールド配線用IO-Link、IP67仕様► IO-Linkの特長
生産性の向上IO-Link機器はコントローラに詳細なステータスデータをデジタル通信で提供します。このデータにより問題をす
ばやく検出できるため、メンテナンス計画に役立ちます。例えば、センサから汚れの警告メッセージを受け取り都合の良いタイミングにメンテナンスを行えたり、機器のリアルタイム障害検出により予期しないダウンタイムを最小限に抑えることができます。

設置・設定の簡素化
IO-Linkは非常にシンプルです。標準ケーブルを使用するので設置が簡単です。使用するシステムを監視しオンラインで設定を調整できるためメンテナンスも簡単です。IO-Link機器のエラー検出機能を使用し問題の原因を素早く簡単に特定できます。コントローラに格納されているパラメータデータにより機器の交換も簡単です。

► IO-Linkの通信の情報
プロセスデータ： IO-LinkマスタとIO-Link機器間で交換するステータス情報、ここではステータス情報も同様に送信されるのでデータが有効かどうかを確認することができます。
例：距離センサによって測定された距離サービスデータ： IO-Link機器に書き込んだりIO-Link機器から読み取ることができる情報。
例：センサのモデルまたはメーカー番号
イベントデータ： 過熱や侵入検知などのイベントが発生した際に、すぐに IO-Link機器から IO-Linkマスタに送信されるエラーイベントメッセージなどの通知。

24

PHOENIX CONTACTI/O機器IO-Link対応製品ラインアップ■独立型IO-Linkマスタ■Axioline F / SE IO-Linkマスタ

外観

外観

型式

IOL MA8 PN DI8IOL MA8 EIP DI81072838

1072839

製品番号

I/O 種類IO-Link マスタ

チャネル数

8 Ch
PROFINETMODBUS TCPOPC UA

対応ネットワーク

EtherNet/IP™
MODBUS TCPOPC UA

ネットワークインターフェース

RJ45

インターフェース数

AXL F IOL8 2H *1

型式

AXL SE IOL4 *2

製品番号10278431088132

I/O 種類IO-Link マスタ
デジタル入出力

IO-Link マスタ
デジタル入出力*1：詳細は I/O 製品ページをご覧ください（P.15）。
*2：詳細は I/O 製品ページをご覧ください（P.21）。

■IOL-CONF デバイス設定ツール

2
10/100 MBit/s（オートネゴシエーション付き）

伝送速度
重量

外観

366g

動作温度

-25℃ 〜 60℃

寸法 （mm）（W × H × D）

45 × 114.5 × 99

型式認証

CE, UL, cUL

CE, UL, cUL

IOL-CONF

製品番号1083065
AXL F IOL8 や AXL SE IOL4 の IO-Link マスタに接続している IO-Link デバイス設定ツール

参考■IP67仕様 IO-Linkデバイス（アナログ入力・出力）■Axioline E

IO-Linkマスタ

外観

外観

IO-Link ⇔
アナログ
変換機

入力
4 〜 20mA

型式

入力

型式

RTD

製品番号

AXL E IOL AI1 I M12 R AXL E IOL AI1 I M12 S

製品番号2700275

2700338

AXL E IOL RTD1 M12 R AXL E IOL RTD1 M12 S

型式

出力
4 〜 20mA 製品番号

2700305

2700352

AXL E IOL AO1 I M12 R AXL E IOL AO1 I M12 S
2700282

PROFINET

対応ネット
ワーク

2700351

EtherNet/IP

AXL E PN IOL8 DI4 M12 6P *1

型式
製品番号

2701513
AXL E EIP IOL8 DI4 M12 6P *1

型式
製品番号

2701496*1：入力 0 〜 10V、出力 0 〜 10V タイプもございます（P.23）。

*1：Modbus TCP、EtherCAT、Sercos 対応製品もございます（P.22）。

■IP67仕様 IO-Linkデバイス（デジタル入力・出力）■IP65仕様 IO-Linkデバイス、温度センサ入力

外観

外観

デジタル
入力 8 点IO-Link ⇔
デジタル
入力・出力

デジタル
出力 8 点デジタル
入力 16 点AXL E IOL DI8 M12 6P *1

型式
製品番号

2702658

型式

AXL E IOL DO8 M12 6P

製品番号

*1

2702659
AXL E IOL DI16 M12 6P *1

型式
製品番号

2702660

型式

AXL E IOL TC4/K M12 *1

製品番号2702983

I/O 種類

熱電対センサ入力

I/O 点数4

信号タイプ

type K, J センサ

保護等級

IP65

*1：詳細は I/O 製品ページをご覧ください（P.23）。

*1：詳細は I/O 製品ページをご覧ください（P.23）。

■IP67仕様 IO-Linkデバイス、安全I/Oモジュール■IO-Link 対応セーフティリレー
外観
外観

型式
型式
製品番号
接続方法
参考

AXL E IOL SDI8 SDO4
2A M12 6P

PSR-MC42-2NO-1DO24DC-SP

PSR-MC42-2NO-1DO24DC-SC

27029022702901

IO 種類・点数

安全入力 8・安全出力 4プッシュイン式接続

ネジ式接続

参考

PROFIsafe, SafetyBridge 用
安全入・出力

非常停止、
安全ドア、ライトカーテン用 IO-Link 付きセーフティリレー
SILCL 3、Cat. 4、PL e まで対応、2 センサ回路

製品番号

保護等級

2702833

IP65/IP67*1：詳細は I/O 製品ページをご覧ください（P.23）。

PHOENIX CONTACT

25

リモートアクセス製品

リモートアクセス製品▋ 産業用IoTクラウド Proficloud.io► プラグ・アンド・プレイで使えるIoTプラットフォーム
PROFICLOUDがProficloud.ioとして生まれ変わります。PLCnextコントローラを始めとするデバイスにさまざまなサービス（Smart Services）を提供していきます。ごく簡単な手順で、ほんの数段階のステップで簡単にクラウドモ
ニタリングが開始できます！

■ デバイスマネジメントサービス
PLCnextコントローラ他登録された機器の情報や運転状態の取得、遠隔ファームウエア更新が無料で可能です。

■ 時系列データサービス
PLCnextコントローラ他登録された機器から集めたデータや演算結果の時系列変化などの状態をダッシュボードとして簡
単に視覚化したり、条件によりさまざまなメディアに警報として発報できます。無料で20までのデータを管理できます。

■ その他のサービス
フエニックス・コンタクトは産業用オートメーションの現場で状態を検知したり、動作を担うための非常に多くの機器を販売しています。それらの機器が検知した情報や機器自体の状態を把握、解析、可視化するためのサービスを続々と用意していく予定です。
詳細は、http://proficloud.ioを参照ください。またいずれかのサービスにご興味がありましたら弊社営業窓口までご連絡ください。

■ 安心な通信
いずれのサービスも、特別な設定や手続きをすることなく、TLS による暗号化が自動的に行われ、遠隔地と安全にデータをやりとりします。

※ インターネットアクセス手段は別途必要です。

26

PHOENIX CONTACT

リモートアクセス製品▋ IoT/M2Mルータ EW50
IoT/M2M用途に最適。広温度範囲で動作可能なデュアルSIM対応のSIMフリー産業用4G/LTEルータ■ デュアルSIM対応
2つのマイクロSIMカードスロット装備。
主回線断線時および、月額最大使用量を設定し、リミット超過時にもフェイル
オーバー動作でSIM切り替え可能。

■ セキュリティ機能
パケットフィルタ、IPS 、SPI によるファイアウォール機能の他、SIM PIN 機能
によるSIMカード交換による不正アクセスを防止。

■ データロギング
MODBUS/TCP（RTU, ASCII）通信の
ロギング、MODBUS マスタ不通時の代理マスタ機能、常時 MODBUS マス
タ動作によるデータ収集、ロギング。
ロギングデータは後で遠隔から取得可能。また、Azure 連携や、MQTT での送信も可能です。

■ イベント処理
SMS 、SNMP Trap 、DI 信号をトリガとして機 器 挙 動変 更などのアクショ
ンを設 定できる。機器 状態の変化を
DO、SMS、Syslog、SNMP Trap、e-mail、
MODBUSなどで外部に通知。

■ 多様なVPN接続
IPSec, OpenVPN, L2TP, PPTP, GRE,
VPNパススルー、NAT-T、PSK、X.509と多様な接続方式に対応。

■ シリアルデバイス接続
仮想COMポートによってインターネッ
ト越しのシリアルデバイスアクセスを可能にする。MODBUS/TCP →RTU
（ASCII）変換もサポート。

■ 外付けアンテナ
IP67、サージ保護器同梱の屋外使用可能なポール取付けの外付けアンテナ
型式

GWAP-1

製品番号

5880408アンテナ
周波数 / ゲイン

2-698-960 MHz <= 1.9 dBi
1710-2170 MHz <= 2.5 dBi
2300-2690 MH <= 2.7 dBi

サージ保護器2

ブラケット

ポール取付用× 2

ケーブル

2m × 2

保護等級

IP67

PHOENIX CONTACT

27

リモートアクセス製品

型式

EW50-JP

EW50-TA

EW50-EUS

製品番号

588039958803935880392

FDD-LTE（受信時最大 150 Mbps、送信時最大 50 Mbps）
TDD-LTE（受信最大 130 Mbps、送信時最大 35 Mbps）

4G LTE
通信規格（伝送速度） 3G

WCDMA（受信時最大 42 Mbps、送信時最大 5.76 Mbo）
GSM/EDGE（送受信時最大 236.8 Kbps）

2G
WAN
インターフェース

周波数帯

FDD-LTE

B1,B3,B8,B18,B19,B26

B1,B3,B4,B5,B7,B8,B28

B1,B3,B7,B8,B20

TDD-LTE

B41

B40

B38,B40,B41

WCDMA

B1,B8,B19

B1,B2,B5,B8

B1, B5, B8

B2,B3,B5,B8

B3,B8

GSM/EDGE
アンテナコネクタ

SMA（メス）x 2（同梱アンテナ：2.97 dBi 以下）

SIM スロット数

2（マイクロ SIM カード用）

Ethernet ポート

10/100/1000 Mbps x 2（RJ45）※ デフォルトは、2 ポートとも LAN ポート。内 1 ポートはバックアップの WAN 回線としての動作設定も可能。

シリアルポート

RS232/485 x 2（ねじ端子）

デジタル入出力

DI x 1、DO（リレー）x 1
1（USB2.0）

USB
SD カードスロット

1（<= 64 GB）（マイクロ SD カード用）

VPN

IPSec, OpenVPN, PPTP, L2TP, GRE, NAT-T

NAT

IP マスカレード、バーチャルサーバー（ポートフォワーディング）、バーチャルコンピュータ（1：1 NAT）、NAT ループバック、VPN パススルー、DMZ

ファイアウォール

パケットフィルタ（IP, ポート、MAC 、プロトコル）、ステートフル検査、IPS（DoS 攻撃、なりすまし、ポートスキャン他防止）、ステルスモード

ルーティングスタティック、RIP1/RIP2、OSPF、BGP

仮想 COM ポート

RFC 2217、TCP クライアント、TCP サーバー、UDP
MODBUS TCP ⇔ MODBUS RTU/ASCII マスタ / スレーブ間ゲートウエイ動作
MODBUS スレーブ動作（状態、情報アクセス）

MODBUS
データロギング

MODBUS 通信の記録、回線不通時 MODBUS 代理マスタ動作、MODBUS 常時マスタ動作
MQTT ブローカー、MQTT クライアント（データロギング送信）

MQTT
クラウドサポートAzure 接続サポート（データロギング送信）

イベント

マネジメントおよび伝達（DI/DO/MODBUS/SMS/Syslog/SNMP Trap, e-mail, Reboot）

その他機能

IPv6、DNS 、DDNS 、DHCP（サーバー、クライアント）、VLAN、SNMP、CLI、パケットキャプチャ、システムイベントロギング

電源電圧

DC9 〜 36V

消費電力

最大 7.0 W

動作温度-30 〜 70 ℃

保護等級

IP30

使用認可国
※未記載国につきましては別途お問い合わせ
ください。

日本

台湾、オーストラリア

重量（ g）

900

寸法 （mm）（W × H × D）

31 × 99 × 130.6

取付

DIN レール、壁取り付け（別売の壁取り付けキット W96G-11361Y50S（1367430）による）

安全規格
認証

EN 60950-1, EN 62368-1：2014
VCCI/JATE※ 本製品はフエニックス・コンタクトグループである EtherWAN Systems, Inc. の製品です。

28

EU, EFTA 諸国、シンガポール、マレーシア、
ベトナム、タイ、トルコ、フィリピン、インド、
韓国（ローミング、MVNO SIM のみ）、インドネシア

PHOENIX CONTACTFCC/NCC/RCM

FCC/CE/NBTC/NTC/KC

アイデア集

フエニックス・コンタクト社製品活用アイデア集
索引
シリアル通信
目的ページ

説明サブタイトル

製品名、製品シリーズ名

イーサネット通信との変換

P.38

シリアル / イーサネット変換

GW DEVICE SERVERMODBUS/RTU 通信と産業用イーサネットの変換

P.38

シリアル / イーサネット変換

GW **/MODBUS

任意のシリアルプロトコルと産業用イーサネットの変換

P.38

シリアル / イーサネット変換

GW **/ASCII

PLCnext Control 機器からのシリアル通信

P.38

無線 I/OAXL F RS UNI, AXL SE RS485

PC のシリアルポートからの遠隔シリアルデバイス操作

P.38

シリアル / イーサネット変換

GW DEVICE SERVER

P.38

無線 I/ORadioline

無線 LAN、LAN の無線化

P.37

シリアル通信の無線送信、有線延長

FL WLAN 1100, FL WLAN 2100

シリアル通信の無線化

P.38

無線 I/ORadioline

光ケーブルを使った延長

P.37

イーサネット（LAN）の有線延長

FL MC

SHDSL 変調による延長

P.37

イーサネット（LAN）の有線延長

TC EXTENDER

PLCnext のセキュリティ

P.39

セキュリティ

PLCnext Control

接点入力でのファイアウォールルール切り替え

P.39

セキュリティ

FL MGUARDMODBUS/TCP 通信のフィルタ機能P.39

セキュリティ

FL MGUARD LIC MODBUS INSP

ネットワークセーフティ

P.36

SafetyBridge Technology で実現するネットワークセーフティ

SafetyBridge

非接触ドアスイッチ

P.34

省配線安全システムとモニタリング

PSRswitch

バーコードを PLC に取り込む

P.38

シリアル / イーサネット変換

GW **/ASCII

QR コードスキャン

P.32

Node-RED による IoT システムのプロトタイプ開発

PLCnext Control

Node-RED

P.32

Node-RED による IoT システムのプロトタイプ開発

PLCnext Control

MATLAB/Simulink

P.32

Simulink のエクスターナルモードを使った開発効率の向上

PLCnext Control

PythonP.33

REST API を使った IoT のデータ連携と開発効率の向上

PLCnext Control

REST API

P.33

REST API を使った IoT のデータ連携と開発効率の向上

PLCnext Control

CLI, SNMP, Web（REST）APIP.39

IT 系通信による情報のやりとり

各製品

OPC UA

P.32

Node-RED による IoT システムのプロトタイプ開発

PLCnext Control

MQTT, クラウド（AWS）, Slack

P.30

AWS と Slack を利用した遠隔管理

PLCnext Control, EW50

HTML5 ウェブ画面による IoT 促進

P.34

省配線安全システムとモニタリング

ウェブパネル , PLCnext Control

P.34

省配線安全システムとモニタリング

PLCnext Control, PSRswitch

産業用 PC 使用

P.39

産業用 PC の活用

各製品

案件課題解決P.39

ソリューションパートナー

案件別

無線
無線 I/OLAN の有線延長

セキュリティ

セーフティ

バーコード、QR コード

プログラミングIT システムとのやりとり

産業用通信
IO-Link

その他ソリューション

PLCnext.jp オープン
PLCnext Technology のコンセプト、製品情報、アイデア・事
例紹介に加え、PLCnext 製品およびフエニックス・コンタクトのさまざまな機器と組み合わせた使い方をご紹介しています。
（https://plcnext.jp）

PHOENIX CONTACT

29

アイデア集▋ AWSとSlackを利用した遠隔管理► はじめに近年、遠隔監視、遠隔制御など、遠隔ＸＸ（リモートＸＸ）という言葉をよく耳にするようになりました。これは産業界にも広がりを見せ始めてきています。事実、産業界向けの展示会でも、遠隔管理の導入を検討または調査を始めている方が多く見受けられました。
しかし、遠隔管理を行うには多大な費用・労力がかかると考え、実際に手を動かすまでにはいたっていない方が多いようです。あるいはパッケージ化されたサービスを導入検討したが、初期費用が高い、カスタマイズができない（もしくはカスタマイズ費用が高い）、期待した効果が得られなかった、などの理由で導入を断念したなどの声も聞かれます。
そのような中、近年ネットワーク・クラウドサービスの進化により、小規模な遠隔管理を手軽に始めることができるようになってきました。ここでは、フエニックス・コンタクト社が提供する製品を使った遠隔監視向けソリューションをご紹介いたします。

► AWS と Slack 使った遠隔データ取得例
今回圧力センサデータを、弊社機器とコミュニケーションツールSlackを使って確認する例をご紹介いたします。
データの流れは、下の図をご参照ください。圧力センサからのデータ取得にはPLCnext Control機器とAxioline
シリーズを使い、AWSサービス（IoT Core/Lambda）とのインターネット接続には産業用IoT/M2Mルータ EW50を使用しています。
本例の利点は、デモ構築の費用を抑えられること、自身でカスタマイズができる点が挙げられます。
必要となる費用は、ハードウェアと通信料金のみです。AWS IoT/LambdaおよびSlackは無償＊で利用可能です。
＊AWS IoTは、利用するサービスによって課金されるものもあります。また、AWS Lambdaは、従量課金制ですので利用量が一定量を超えると課金されます。詳細は、AWS Lambdaホームページを参照してください。

PLCnext Controlで動作するソフトウェアもPLCnext Git Hubから無償で入手可能で、そのまま使用することも、自分でカスタマイズすることもできます。AWS IoT/Lambdaの使用方法も、多くのWebサイトで紹介されていますので簡単に利用できます。
このように手軽に低コストで始められますので、実際の現場での利用はもちろん、研修や教育現場での教材としても利用できます。
次ページでは、本例でポイントとなる技術を解説いたします。

30

PHOENIX CONTACT

アイデア集■ 圧力センサからのデータ取得
今回使用した圧力センサは、アナログ信号でデータを出力します。圧力センサからのアナログ信号を取得するために、アナログ
信号入出力モジュールAXC F AI 2 AO 2を使用します。取得したデータを加工するため、制御コントローラであるAXC F 2152を使用します。AXC F 2152とAXC F AI 2 AO2はコネクタ経由で直接接続可能なため配線不要です。AXC F AI 2 AO2の設定やデータ取得などは、GUIで行えるためプログラミングが不要です。手軽に素早くデータ取得が可能です。

アナログ信号

配線不要

圧力センサ

■ AWS IoT Core サービスとの接続
AWS IoT Coreと通信するためには、MQTTと呼ばれるプロトコルをAXC F 2152へ実装する必要があります。MQTTプロトコル
を使い、圧力センサから取得したデータをAWS IoTへ送信します。MQTTプロトコルのソースは、フエニックス・コンタクト社のGit Hubから無償で入手可能です。そのままご利用いただくことも、変更してご利用いただくことも可能です。またLinuxに精通しているプログラマであれば、すでにお持ちのソースや別のオープンソースをご利用いただくこともできます。
（こちらのGit Hubで用意されているMQTTプロトコルのソースも、オープンソースをベースとしています。）
AXC F 2152
MQTTソースコード

ビルド

MQTT とは
MQTTは、1対多での非同期通信が可能な通信プロトコルです。シンプル・軽量に設計されているため、M2M や
IoT サービスに最適と言われています。

PLCnext GitHub■ インターネットへの接続
AWS IoT Coreはクラウドサービスのため、AXC F 2152をインターネットと接続する必要があります。今回インターネットとの接続にはEW50 を使用しました。もちろん有線ルータを使用しインターネット接続を行えます。しかし実際の現場では配線が困難であったり、耐環境性の観点から、EW50 のような産業向けの IoT/M2M ルータが適していると考えられます。なお特に決まったSIMがなければ、弊社からSIMをご紹介することも可能です。

Ethernet
ケーブル

インターネット

AXC F 2152

EW50

■ AWS サービスと SLACK との連携
AWS IoT CoreはMQTTを使い、クラウド - ローカルデバイス間の通信を行うためのサービスですが、ローカルデバイスからデータ受信をトリガに他のAWSサービスを起動させることが可能です。今回の例では、AWS IoT CoreがAXC F 2152からデータを受信した時に、AWS Lambdaサービスを起動しています。さらにAWS Lambdaが受信データをSLACKへメッセージとして送信しています。

MQTTAWS
IoT Core

トリガ

AWS
Lambda

メッセージ

SLACK

AXC F 2152

PHOENIX CONTACT

31

アイデア集▋ PLCnextによる高効率IoT開発► Node-REDによるIoTシステムのプロトタイプ開発
Node-REDはIBMにより開発されたビジュアルプログラミング用のフローベースの開発ツールで、現在はオープンソースとなっており、ノードと呼ばれる機能ブロックを設定し相互に組み合わせるだけで、プログラミングスキルがなくてもアプリケーション開発やカスタマイズを容易に行うことができます。少ない工数で開発できることからプロトタイプ開発やPoC検証に向いており、さまざまな機能をもつノードが世界中の開発者により日々リリース・更新されています。
弊社の PLCnext ControlはLinux（Yocto linux）が動作しているためNode-REDを使用することができ、PLCnextが持つ簡単なデバイス設定と豊富なI/Oソリューションやフィールドバスサポートにより、接続デバイスで取得した信号情報をOPC -UAを経由してセキュアにNode-REDと接続してデータ交換を行うことができます。
PLCnext Controlと接続したIPカメラのストリーム画像から2次元
バーコード（QRコード）画像を取得し、画像内に埋め込まれている
URL情報を求めるデモのシステム（図1）をご紹介します。PLCnext
Control 上で動作する Node-REDではノードと呼ばれる機能ブロックによりフロー（図 2）を構成しますが、ストリーム画像の取得や 2 次元バーコードを解析する処理などのノードは Web 上で公開されており、誰でもインストールして使用することが可能で、これらのフローを組み合わせてわずかな設定を行うだけで機能実現が可能です。
図1：Node-REDデモのシステム構成（注：Node-REDの商標およびロゴについてはIBM社に帰属します）

QRコードの特徴として、省スペースに大きなデータを詰め込むことができ、多少の汚れや破損があっても読み取れるため、工場や流通などの過酷な環境での浸透が進んでいます。商品のシリア
ル番号の代わりとして検品状況を自動で監視したり、現場作業員に対して社内の作業手順説明用動画コンテンツに誘導させる
際にQRコードを経由するといった使用用途が考えられます。

図2：Node-REDフロー► Simulinkのエクスターナルモードを使った開発効率の向上
SimulinkはMathWorks社が開発したモデルベース開発ツールで、さまざまな ToolboxやFunctionブロックを使用することで高い開発効率でア
ルゴリズムの設計や検証を行うことができます。PLCnext Controlはアドオンをインストールすることにより、この Simulinkで開発されたモデルをライブラリとしてPLCアプリケーションに組み込んでリアルタイムに実行することが可能です。さらに、Simulink の実行モードにはノーマ
ルモードとエクスターナルモードがあり、エクスターナルモードでは開発用コンピュータ（ホスト）上の Simulinkと、コード生成やビルドプロセス
によって作成された実行可能ファイルを実行するターゲットハードウェアの間で通信チャネルを確立します。つまり、このモードでホストPCとPLCnext Controlを接続して実行すると、信号波形をリアルタイムでモニタリングしながらSimulink モデル上でモデルのブロックパラメータをリアルタイムに変更・調整することができ、開発・デバッグを効率的に行うことができます。パラメータの調整が終わったら実行モードを
ノーマルモードに変更して、PLCnext Control上にデプロイします。
SimulinkDemo

Simulinkモデル

ターゲット接続ボタン

モード設定

PIDコントローラ
プラント

図3：Simulinkブロックで構成されたPID制御モデル

32

PHOENIX CONTACT

図3はSimulinkを使ったPIDコントローラおよび制御対象プラントを含むモデルです。SimulinkにはPIDブロックがあり、Control System
Toolbox™を利用すればPIDコントローラを対話的に自動調整することができます。シミュレーションを使っておおよそのパラメータ調整をした後、Simulink のエクスターナルモードを使って入出力信号をPLCnext Controlと接続し信号を確認しながら最終的なパラメータ調整ができます。Simulinkの Signal Builderブロックを使うことにより自由な信号を生成できるため、PLCnextで開発したファンクションのホワイトボックステストを効率的に実施するといったことも可能です。

アイデア集► REST APIを使ったIoTのデータ連携と開発効率の向上
さまざまなプラットフォーム上で開発されたWebサービスをREST API（REpresentational State Transfer）を使い、連携させることによりサー
ビスレベルを向上させたり、新しい付加価値を生んだサービスやビジネスを創発する流れが生まれています。経産省では「新産業構造ビジョン」が打ち出され、中小企業などにおけるIT化の促進のためにREST API の活用を推奨しています。日本政府でも行政のサービス・業務改革を推進するため「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」により、REST APIの設計ガイドを公開し公官庁のデータ公開のさらなる加速を推し進めています。アプリケーション開発者はこのAPIを利用することで同じ機能を一から作る必要がなくなるため、開発効率の向上や開発費用の削減が期待でき、新しいサービスをいち早くリリースすることができます。

PLCnextでは図4にあるようにHMI（Human Machine Interface）
機能を標準で持っており、HTML5形式に準拠したWeb 画面からPLC 変数にアクセスできます。他のWebアプリケーション（ブラウザ、RESTクライアント）からもこの HMIと同じインターフェース
を介して、REST形式でPLCnextの変数に容易にアクセスすることができます。取得の方法（Httpメソッド）はGETだけでなくPOST
やPUTにも対応しているため、使用用途に合わせて選択できます。
データアクセスはRFC技術文書6749に記述されているOAuth 2.0（Open Authorization）に従って保護され、サービス間の連携をセキュアに実現できます。

図4：PLCnextの HMIコンポーネントとRESTデータインターフェースのコンセプト► Python 活用による開発効率化
市場・顧客からの要求が多様化し、産業界の製品にもさまざまな機能が求められるようになりました。その中でも「デジタル化」がキーワードとして挙げられることが多いと思います。そして、「デジタル化」を実現するために使用される言語の 1つとして「 Python 」が注目されています。
注目されている理由として、豊富なライブラリが用意されていて、さまざまなアプリケーション開発に利用できることが主な理由のようです。
具体的な例としては、クラウドとの接続、データ分析、AI など最近注目されている技術が挙げられます。またこれらの技術は、産業界でも注目され始めている技術でもあります。
しかしながら、現在産業界で使用されているコントローラで Pythonを利用するには、少し手間がかかってしまうようです。汎用 PC・産業用 PC などに
Pythonをインストールする、WindowsやLinux が搭載されているボードを用意する、などの対応が必要になってしまいます。

PLCnextではPythonがデフォルトインストールされているのですぐにPython
をご利用いただくことができます。さらに、上述の REST APIを使用すること
で、PythonからPLCnext Runtime の変数にアクセスし、PLCnext Runtime 上の制御プログラムとPythonプログラムを連携させることができます。
例えば、本誌のアイデア集の先頭に紹介されている「 AWSとSlackを利用した遠隔管理」内でAWS IoT Coreとの接続に使用されているC++コードの代わりにPythonを使うことができます。また、Raspberry Pi向けに開発されたPython
コードをPLCnextへ移植し、実際の現場で使用した例もあります。今後の「デジタル化」対応のツールの1つとして検討されてみてはいかがでしょうか。

PHOENIX CONTACT

33

アイデア集▋ 省配線安全システムとモニタリング
IoTネットワーク化された工場向けの安全ソリューション

► 装置・設備への要求
・機能安全対応
・大型化
・高機能化
・IoT・セキュリティ対応
装置が大型化すると危険の監視対象が増えた
上に遠くなり、設置や配線、保守管理が困難になります。信頼性の確保も必要です。
装置の高機能化にともない、安全状態と診断
情報を一般制御側で容易に活用できることが要求されています。

規格に準拠した安全機器の使用が必須となりますが、安全規格上分離されるべきとされる安全 PLC/リレーなどの安全機器と、一般制御用PLCとの接続性はあまり考慮されていませんでした。
一方、安全PLCと一般PLCが統合されたコントローラは非常に高価で取り扱いも容易ではありません。
従来のPLCは表示部に専用機器を用いるものが多く、表示機器や手段の選択肢が限られます。
IoT 対応で遠隔地にあるサーバー・クラウド・表示器とセキュアに接続するためには、従来必要がなかった多くの対策を講じる必要があります。

■ドア開閉の安全担保と状態通知例
安全状態と診断情報のモニタリング、活用

安全状態、診断情報の検知と省配線伝達④安 全 状 態と診 断 情 報を標準のWeb画面に表示„Door 2 open“

Smart Diagnostic Channel
IO-LinkPL e

TP1 TP2 TP3

24V
22
24V 212
A1 A2 GND
TP1
TP1 TP2 TP3Power

ドア開閉情報など
Error
Diag
OFF ON

制御情報③

PLCnext Control 機器では、集約された安全状態と診断情報をトラブルシューティングやメンテナンスに活用したり、Webサーバーより
HMIに発信。クラウド接続にも対応

Webサーバー搭載
PLCnext Control（AXC F 2152）＋
Axioline SE IO-Linkモジュール

PSR-PC51
PSR
R-PC51-PC51

HTML5対応ウェブパネル
WP4000シリーズ

S1
S2
S3
S4
Conf. Diag.

L
L`
LO`

LO
NI

L

LO

PSRswitch

PSR-CT-F-SEN-1-8
Ord.-No.
2702976

N
N
NI
NI`

PHOENIX CONTACT

PSR-CT-F-SEN-1-8
Ord.-No.
2702976

PSRswitch

PSR-CT-C-ACT
Ord.-No.
2702973

PSR-CT-F-SEN-1-8
Ord.-No.
2702976

DIAG

DIAG

STATE

STATE

STATE

Serial No.
123456654321
18 V1.1.0

N

Serial No.
123456654321
18 V1.1.0

PSR-CT-C-ACT
Ord.-No.
2702973

Serial No.
123456654321
18 V1.1.0②

IO -Link 対応セーフティリレー
で安 全 動 作を担うとともに、安全状態と診断情報をIO-Link
通信でコントローラに通知①
セーフティスイッチPSRswitchは直接接続され、検知した安全状態と診断情報を省配線で伝達

IO-Link 通信対応
セーフティリレー
PSR-MC42

34

PSRswitch

PSR-CT-C-ACT
Ord.-No.
2702973

DIAG

RFID方式
非接触型安全ドアスイッチ
PSRswitchアイデア集► 安全状態、診断情報の検知と省配線伝達①
センサ部分（PSRswitch）はRFID方式の非接触スイッチM12コネクタ。
直列接続で最大30台まで接続可能です。
（ISO 14119準拠）
PSR-MC42
Smart diagnostic channel
IO-Link
DI1L
DI2L
UL1

DI1H DI1
DI2H DI2+I1 -I1

PWR

DAT

ERR

PSRswitch
PSR-CT-F-SEN-1-8
Ord.-No.
2702976

PSRswitch

PSRswitch

PSR-CT-C-ACT
Ord.-No.
2702973

PSR-CT-F-SEN-1-8
Ord.-No.
2702976②

DIAG32825 Blomberg
Germany

PSRswitch

PSR-CT-C-ACT
Ord.-No.
2702973

PSR-CT-F-SEN-1-8
Ord.-No.
2702976

STATE

PHOENIXCONTACT
GmbH & Co. KG

PSRswitch
PSR-CT-C-ACT
Ord.-No.
2702973

DI1

DI2

DO1

DIAG
32825 Blomberg
Germany

STATE

SF
RUN
STOP

32825 Blomberg
Germany

PSR-M

STATE

PSRswitch

PHOENIXCONTACT
GmbH & Co. KG

PHOENIXCONTACT
GmbH & Co. KG

DIAG

IO-Link 通信により、安全部分のセーフティリレー（PSR-MC42）やセンサの状態を一般制御側コントローラからリアルタイムに状態監視することが可能です。

U1
I1
1
COM1 NO1 NC1
COM2 NO2 NC2

STOP
RUN
STOP
RUN

0
1
2
3
4
5
6
7

0
1
2
3
4
5
6
7

規格に準拠した省配線安全システムが構築可能で、設置・保守・管理が容易になります。複数のセーフティリレーを使うこと
で、より多くのセンサを扱うことが可能です。

► 安全状態と診断情報のモニタリング、活用③

PLCnext Control（AXC F 2152）は、HTML5やJavaScriptといった標準的な技術（オープンウェブ規格）を活用したウェブサーバーを搭載しています。そのため表示機器を自由に選択できます。
無償のPLCnext Engineer（開発用ツール）でグラフィカルなWeb画面を容易に作成できます。HTML
言語の特別な知識や経験は不要です。
PLCnext Control（AXC F 2152）の演算機能で、集約された安全状態や診断情報の履歴をトラブル
シューティングやメンテナンスに役立てることができます。

④
標準規格であるHTML5を使用することで、表示場所や表示デバイスを自由に選択可能で、より柔軟性が高いシステムを構築できます。

HTML5対応ウェブパネル（WP4000シリーズ）を設備にEthernetで接続し、ローカルな監視画面にすることができます。

► 無線・リモートアクセス

無線 LANアダプタ
WLAN 1100/2100

IoT/M2Mルータ EW50

HTML5により特別な画面を作ることなくタブレット、ウェアラブル端末、スマートフォンなど汎用の携帯機器からも装置の状態を適切に確認できます。
無線LANアダプタ WLAN 1100,2100を活用すれば無線LAN 経由で、IoT/M2Mルータ EW50を活用すれば遠隔からのアクセスもセキュアに可能です。
PHOENIX CONTACT

35

アイデア集▋ SafetyBridge Technologyで実現するネットワークセーフティ► 一般の産業ネットワークで機能安全■ SafetyBridge Technology
SafetyBridge Technogyを使用すると、どのネットワークでも安 全 PLC を必要とせずに分 散 型の安全ソリューションを実現できます。SafetyB ridge
Technologyは弊社の I/Oシステム Axiolineに実装され、どのネットワーク用バスカプラとも互換性があります。安全 I/O は設備内に標準 I/Oとともに分散設置できます。安全システムは安全入力モジュール、
安全出力モジュール、ロジックモジュールで構成されます。ロジックモジュールは安全信号の受信、発信に加えて、安全信号交換のための SafetyBridge伝
送プロトコルの生成、監視、そしてプログラミングされた安全ロジックを実行します。つまりロジック
モジュールは安全コントローラと同じタスクを実行します。プログラミングはSAFEFONFソフトウエア
で行います。

■ コンセプト・Black Channel通信により安全PLCと安全ネットワーク不要
・一般PLCと産業ネットワークでネットワークセーフティの実現が可能
・同じネットワークに一般入力 / 出力と安全入力 / 出力を混在することが可能
・安全規格 IEC 61508 SIL 3, IEC 62061 SIL CL 3, EN ISO 13849-1 Cat. 4 / PL eまで可能
・無償のプログラミングツールソフトSAFECONFによりドラッグ＆ドロップの簡単操作で安全回路が構築可能・BluetoothおよびWi-Fiでワイヤレスセーフティが可能（PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP）
・対応PLC：KEYENCE KV-8000/7000シリーズ、MELSEC iQ-Rシリーズ、SIEMENS S7、Rockwell RS Logix、PLCnext Controlなど■ 使用例
Use your standard PLC
ACT

LINK

キーエンス

GP IO

© Raspberry Pi 014
X1

三菱電機

X2

J11

ACT

LINK
R12

AXC 1050
2700988

C62
R19

BF
SF

4R7

一般 PLCと産業ネットワークで一般 I/Oと安全 I/Oを統一したシステムになり、装置の離れた部分にもネットワークケーブル一本で実現できます。
一般の制御プログラムから安全の状態・診断情報を確認することが可能です。

D5

RUN
FAIL
DBG
D
E

Siemens

Rockwell Automation

Schneider Electric

X3
SD-CARD

RUN/PROGSTOPMRESET

EtherCAT

Maintain your own network

EtherCAT

Integrate SafetyBridge technology
L/A

a 0 1 2 3 4 5 6 7

a 0 1 2 3INX1EC OUTEC

X1

SSDI8/4
2702263

DI 16/1
2688310L/A
BK EC

SafetyBridge Technology

2688899
RUN
ERR

RDY

D
E

D
UI

00
10
20
30

01
11
21
31

02
12
22
32

03
13
23
33

D
UI

01
11

02
12

03
13

04
14

05
15

FS

P

E

a1

00

01

02

03

a1

00
10

00

01

02

03

06
16

07
17

CM

SD

04

05

06

07

a2

10

11

12

13

a2

10

11

12

13

14

15

16

17

b1

20

21

22

23

b1

20

21

22

23

24

25

26

27

b2

30

31

32

33

b2

30

31

32

33

34

35

36

37

Designed by PHOENIX CONTACT

0
10

8

S1

4 6

12

2

X3

x 10

EC ID
UL

0
2

b1
b1

b2
b2

S2

4 6

a1

a2

89
x1

EtherCATL/A

a 0 1 2 3 4 5 6 7

a 0 1 2 3

L/A

a 0 1 2 3 4 5 6 7

a 0 1 2 3 4 5 6 7EC

LPSDO8/3
2702171

DI8/1 DO8/1
2701916

SSDO8/3
2702264INX1

EC OUT

X1

D 00
UO 10

02
12

03
13

04
14

05
15

FS

P

02

03

a1

00

01

02

03

04

05

11

12

13

a2

10

11

01
11

12

13

14

07

D 00
UO 10

a1

01
11

FS

P

00

01

02
12

03
13

04
14

05
15

02

03

04

05

06
16

07
17

CM

SD

06

07

D
E

10

20

21

22

23

b2

30

31

32

33

b1

20

21

22

23

a1

b
1
b1

34

a2

b
2
b2

S2
89

8

89

Machine part A

PHOENIX CONTACT

00
10
20
30

01
11
21
31

02
12
22
32

03
13
23
33

D 00
UO 10

02
12

03
13

04
14

05
15

06
16

07
17

02
12

03
13

04
14

05
15

06
16

07
17

FS

P

CM

SD

FS

P

CM

SD

a1

00

01

02

03

a1

00

01

02

03

04

05

06

07

a1

00

01

02

03

04

05

06

07

a2

10

11

12

13

a2

10

11

12

13

14

15

16

17

a2

10

11

12

13

14

15

16

17

b1

20

21

22

23

b1

20

21

22

23

24

25

26

27

b1

20

21

22

23

24

25

26

b2

30

31

32

33

b2

30

31

32

33

34

35

36

37

b2

30

31

32

33

34

35

36

01
11

D 00
UO 10

01
11

D
E

02
12

03
13

04
14

05
15

FS

P

a1

00

01

02

03

04

05

a2

10

11

12

27

b1

20

21

22

37

b2

30

31

32

S1

x 10

D 00
UO 10

01
11

x1

b2

30

31

32

33

Machine part B

SSDI8/4
2702263

RDY

0

X3

0

24

4 6

4 6

b1

2

2

S2
x1

36

RUN
ERR

D
UI

2

x 10

EC ID
UL

0

b2
b2

RDY

0

S1

4 6

12

07
17
SD

06

X3

2
10

06
16
CM

10

03
13
23
33

01

10

4 6

02
12
22
32

00

a2

2

01
11
21
31

a1

4 6

D
00
UIO 10
E1 20
30

12

D
E

a 0 1 2 3 4 5 6 7

SSDO8/3
2702264

12

RUN
ERR

RDY

0

x 10

EC ID
b1
b1

X1

X1

L/A
BK EC

S1

a1

a 0 1 2 3 4 5 6 7

INEC OUT

2688899

RUN
ERR

a2

EC

SSDO8/3
2702264

BK EC
2688899

X3

UL

L/A

a 0 1 2 3 4 5 6 7

LPSDO8/3
2702171

L/A

BK EC
2688899

8

X1

X1

L/A

8

EC

DI32/12702052INEC OUT

06
16

07
17

CM

SD

06

07

D
UI

a1

01
11

02
12

FS

00
10

P

E

00

01

02

03
13

04
14

05
15

03

04

05

06
16

07
17

CM

SD

06

07

アイデア集▋ 小アイデア集► イーサネット（LAN）の無線送信
イーサネットで通信したいが、スマホやタブレットからのアクセス、移動する機械との通信、設置上の要因で有線区間を最小化したい場合、IEEE 802.11規格に準拠した弊社のWLAN 1100, 2100で無線化できます。移動機械の移動距離が1つのアクセスポイントで収まらない場合も、高速ローミング技術で複数のアクセスポイントにまたがった通信が可能になります。
Firmware rev 2.55以降ではアクセスポイントなしのメッシュ通信にも対応しています。

WLAN 5100
Access Point

WLAN

C

LAN 1

B

LAN 2
DI

A

WLAN 5100

WLAN 1100
Access Point

MEM

D

FAIL

US

MODE

D

WLAN

C

LAN 1

B

LAN 2
DI

A
FAIL

WLAN 5100

WLAN 5100
Access Point

X4

X4

MEM

Industrial Ethernet, Profinet, Ethernet/IP, Modbus/TCP, ….

US

MODE

Roaming

WLAN 1100
Access Point

WLAN 1100
Client
PWR
WLAN
LAN
Power

BT

WLAN 1100
ClientWLAN EPA
Client

D
MODE

C
B

A
LAN Link Quality► シリアル通信の無線送信、有線延長
産業用では、今なおシリアル通信のみ可能な機器が多く使用されています。見える化のための情報取得や設定管理のため
それらに無線経由でアクセスしたい場合、弊社の Radiolineで実現できます。AXC F 2152 などの PLCnext Control 機器や産業用イーサネットのマスタ機器からは、AxiolineやAxioline Smart Elementsのシリアル通信モジュール（AXL F RS UNI,AXL SE RS485他）を介してアクセスできます。Radiolineは条件が良ければ数km以上の無線伝送も可能であり、多用途に使用できます。

SF

RUN-P
RUN

BATF

0

0

0

0

0

DC5V

1

1

1

1

1

FRCE

2

2

2

2

2

RUN

3

3

3

3

3

STOP

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

PSI-MOS-PROFIB/FO 850 T
Ord.-No. 27 08 261

VCC
TD

STOP
MRES

Service building

RD

ERR
A

ERR
B

SPOR T

RAD-2400-I F S

0 1

RAD-ID+24 V 0 V
RSSI + RSSI ANT

PW R

DAT

R eset

ER R

RX TX

D(A) D(B)RX
TX GND
CO 1 CO 2 NC 1

SPOR T

RAD-2400-I F S

0 1

RAD-ID+24 V 0 V
RSSI + RSSI ANT

PW R

DAT

R esetER R

Final sedimentation tank 1

RX TX

D(A) D(B)RX
TX GND
CO 1 CO 2 NC 1

SPOR T

RAD-2400-I F S

0 1

RAD-ID+24 V 0 V
RSSI + RSSI ANT

PW R

DAT

R esetER R

Final sedimentation tank 3

RX TX

D(A) D(B)RX
TX GND
CO 1 CO 2 NC 1

Final sedimentation tank 2► イーサネット（LAN）の有線延長
イーサネットケーブルの長さは、規格上100mまでです。それ以上延長するためにはスイッチングハブのカスケード接続で可能ですが、途中の電源供給ができない場合もあります。弊社では1つの解決策として光メディアコンバータ（FL MCシリーズ）を使った光ケーブル接続を用意できます。この解決策は通信速度面では良い解決策ですが施工性に問題があり、再敷設が考えられ、ある程度の低速が許容される場合には、SHDSLというメタル線の伝送技術を使った弊社のTC Extenderによって数km以上の延長も可能です。

PHOENIX CONTACT

37

アイデア集► 無線I/O
前述のRadiolineはシリアル通信の無線伝送だけでなく、無線モジュールとI/Oモジュールを組み合わせて無線 I/Oとして使用できます。プログラムレスの使い方も可能ですが、MODBUS/RTU の無線 I/Oスレーブとして動作します。他社の MODBUS/
RTUスレーブとも組み合わせて使用できます。多くのメーカーの PLCはMODBUS/RTUマスタになれるため、Radiolineを無線 I/Oとして使用できます。またPLCnext Control機器では、MODBUSプロトコルがPLCnext Storeから無料アプリとして入手でき、容易に、AxiolineやAxioline Smart Elementsのシリアル通信モジュール（AXL F RS UNI, AXL SE RS485他）を介してアクセスできます。

► シリアル / イーサネット変換
現在多くのシステムの通信がイーサネットで構築されています。他方、シリアル通信のみ可能な産業用機器もまだ多く存在するため、それらの機器データを LAN 上やクラウドシステムで活用したり、そこからシリアル通信機器の設定変更を行うニーズがあります。弊社では、TCP/UDP 通信のペイロード部分とシリアル通信を相互通信可能にするデバイス
サーバー（GW DEVICESERVER）や、各種産業用イーサネットプロトコルと産業用シリアル通信プロトコル（MODBUS/
RTU 、PROFIBUS）の変換器（EtherNet/IP用、PROFINET用、MODBUS/TCP用）を用意しています。デバイスサーバーには、Windows の仮想 COM ポート用ドライバも付属しており、PC 自身のシリアルポートに直結しているかのようにLAN（イーサネット）上のデバイスサーバー（GW DEVICE SERVER）に接続しているシリアル通信機器と通信できます。イーサ
ネット用の MODBUS/TCPしかサポートされていないホストでも、GW MODBUS TCP/RTUによりMODBUS/RTUに変換し、
MODBUS/RTUのみサポートするシリアル通信機器と通信できます。

GW EIP/ASCII、GW MODBUS/ASCII、GW PN/ASCIIといった「ASCII」のつく製品は、シリアル通信から送られてきた任意のデータを産業用イーサーネットプロトコルのメモリやバッファ上に展開します。逆に、産業用イーサーネットプロトコルのメ
モリやバッファのデータをシリアル通信路に送信できます。この一例が、バーコードリーダーからのバーコード情報取り込みです。それぞれの産業用プロトコルをサポートするPLCのメモリにスキャンしたバーコードを展開できます。

38

PHOENIX CONTACT

アイデア集► セキュリティ
PLCnext Control機器には、ファイアウォール機能が組み込まれていて、アクセスするホストを簡単に制限できます。弊社のセキュリティルータFL MGUARDは、単体のセキュリティ専用機器であるため、PCやPLCから独立したローカルネットワーク
への関門として設置できます。接点入力でファイアウォールルールを変更できるので、設備の本運転時とメンテナンス時の挙動を物理的なボタンやスイッチと連動させられます。
MODBUS/RTU は簡単なプロトコルであるため、今なお各社 PLCを含む多くの機器で使用されています。FL MGUARDシ
リーズでは、MODBUS通信のフィルタ機能 MODBUS INSPECTORを追加できます。通常のファイアウォールルールでは、パケットの方向でしかフィルタできませんが、多くの産業用通信はリクエスト・レスポンスといった双方向の通信対である
ため、すべて禁止かすべて許可の二択になってしまいます。
システム外部からの通信を MODBUS で統一し、関門としての FL MGUARDでMODBUS INSPECTORを使用すると、コ
マンド種類とアクセスするデータの2つでフィルタできるため、データAは外部から読めるが書き込みは禁止、データBは読み書き禁止のように細かく設定できます。

► IT系通信による情報のやりとり
弊社の多くの製品は、SNMPプロトコルでデータ取得、制御ができます。イベント発生時にTrapメッセージが送信される製品もあります。SNMP以外にもCLI（コマンドラインインターフェース）がサポートされていたり、REST APIサポートされている製品も増加しています。PLCnext Control機器を始めSNTPでのメール発信が可能な製品もあります。PLCnext Control機器では、PLCnext Storeから
無償アプリをダウンロードしてできます。

► 産業用PCの活用
弊社では、DINレールや壁取付ができる画面なしのボックスPC 、
画面と一体化していて制御盤壁面に穴を開けてはめたり、全面防水で独立式に設置したりするパネル PC 、ウェブクライアント機能だけを搭載したウェブパネル、産業用のモニタも提供しています。
膨大なストレージ領域や、より大きなプロセッサ能力が必要な場
合、これら産業用 PCとI/O、IoT/M2Mルータなどを組み合わせたソ
リューションも考えられます。

► ソリューションパートナー
弊社製品を使ったソリューションには興味があるが、それを自社でやる余力がない、あるいは弊社製品を使ったソリューションを他社に提供したいというお客様は弊社までお問い合わせください。
弊社はソリューションパートナープログラムという、協力会社様とともにお客様の問題を解決する取り組みを実施していますので、お気軽にご相談ください。

PHOENIX CONTACT

39

オートメーション製品ラインアップ
Wireless Devices
ワイヤレス機器

Security Router
セキュリティルータ

Managed switches
マネージドスイッチ

Unmanaged switches
アンマネージドスイッチ

Media/Protocol Converter
メディア / プロトコルコンバータ

HMI/IPC

HMI/産業用PC

Safety devices
セーフティ機器仕様などの記載内容は、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

本社 〒222-0033

横浜支店 045-471-0030
さいたま支店 048-631-3371
北陸支店 076-210-4360
名古屋支店 052-589-3810
京都支店 075-325-5990
福岡支店 092-418-2030

横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階
東京支店 03-5835-3885
東北支店 022-226-8890
静岡支店 054-202-6324
大阪支店 06-6350-2722
広島支店 082-568-1664

www.phoenixcontact.co.jp

1375347 Printed in Japan Ⓒ PHOENIX CONTACT 2021