ＰＣフェンス A750～A3000 忍び返し付施工要領書【樹脂コート製品】●製品は直接地面に置かないで敷物を施すこと。
フェンス呼称・寸法

取付け作業工程
基礎確認 → 柱建込み → 網組み → 網取付け → 中番線取付け→ バーブドワイヤ取付け → 点検
1．基礎確認・基礎天端レベルを確認する。
・柱穴のピッチは正確であること、2000 ㎜が標準です。配置平面図に基づき確認する。
・穴径×深さは、φ80～100 ㎜×埋込寸法（Ｂ）以上で設置されているか確認する。
・穴の通り、垂直にあいているかを確認する。
・不都合な箇所は、コア抜き等で修正する。
1/10(098B06000)2024.05

2．柱建込み
・忍び曲型の場合は、施主と協議して忍びの向きを決定すること。
・忍び部の穴方向に注意して建込みを行う。

※端末・中間部はフェンスの延長方向に対して直角方向※コーナー部はコーナー角の二等分方向

・柱の高さ、通り、垂直度を調整後､モルタル充てんを行う。

柱建込み時の注意●基礎のスリーブは必ず取り除き、モルタルを充てんする。砂、空ねり等では柱の強度が保てません。
●柱地際に水溜りができるとさびが発生しやすくなり、破損等による思わぬ事故につながることがあります。柱地際のモルタルを盛り上げて勾配をつけ、水はけをよくしてください。

●基礎の上に土を被ると柱にさびが発生しやすくなり、破損等による事故につながることがあります。
土被りは清掃除去してください。
●寒冷地で使用の場合、柱内部に溜まった雨水等が凍結して柱や基礎が破損する場合がありますので、水が抜けるようにしてください。
2/10(098B06000)2024.05

3．使用部品・胴縁
3-1 使用部品

注）下ジョイントを上胴縁に取付ける場合は上下逆向きの取付けとなります。
3-2 ジョイントの使用可能角度
ジョイント別使用可能角度
ジョイント名称

コーナー角度

0°～10°

ジョイント端末下組式
ジョイント中間下176°～180°0°～10°（一律勾配）
0°～45°

ジョイント端末自在下ジョイント中間自在下

勾配角度（注 60°～）75°～180°

0°～45°注）ジョイント中間自在下のコーナー角度 60°～75°までは角根ボルト頭をコーナー内側で取付けてください。
3/10(098B06000)2024.05

3-3 胴縁・下胴縁は、水抜き穴付です。
水平直線 2ｍスパン用胴縁長さ
上胴縁 L＝1935 ㎜
下胴縁 L＝1935 ㎜（水抜き穴付）

施工上の注意●胴縁は、ジョイントの組合せやスパン寸法によっては現場切断加工が必要です。
加工箇所はバリ取り後、同色の補修液で補修塗りを施してください。
3-4 現場切断加工時の胴縁寸法
・スパン右、左の使用ジョイントを基に下式で算出してください。
胴縁寸法 L（mm）＝ 柱芯々スパン寸法（mm）－ 差引く寸法〔右〕－ 差引く寸法〔左〕〔下表該当値〕

胴縁の種類〔下表該当値〕

使用ジョイント差引く寸法

ジョイント端末下組式･中間下32.5 ㎜

ジョイント端末自在下･中間自在下65 ㎜

上・下胴縁4．網組み
4-1 金網調整
・金網を広げて、上・下のリングをそろえる。この時、網目が外れていないか確認する。
・金網を強くのばし、スパンの柱内々寸法より 5～10 ㎜程度短くなるように長さを調整する。

・金網長さ調整用列線は、金網 1 枚に付き１本同送していますので、金網の張り具合等により必要に応じて使用してください。
50 ㎜目、56 ㎜目の金網に同送している列線(調整列線)は、金網の列線に比べ折り返し幅が狭いので、金網の列線を 1 本抜いて替わりに調整列線を入れれば金網長さを少し短くすることができます。
40 ㎜目の金網に同送している列線は金網と同じ列線です。列線 1 本を抜くか足すかの調整になります。
4/10(098B06000)2024.05

・勾配用金網の調整・繰出し手順については、9/10 頁「勾配金網の調整例」及び 10/10 頁「ＰＣフェンス勾配繰出し手順」を参照ください。
4-2 力骨線通し・上・下のリング内に力骨線φ2.6 を通す。
力骨線は片端を曲げてから通す。

4-3 網張り FB 通し
・金網両端の網目内へ網張り FB を通す。

・金網と網張り FB が外れないように仮結束しておく。（柱に取付ける際には仮結束を除ける）
4-4 胴縁組込み
・力骨線を曲げた側から金網の先端（リング部）へ胴縁を押し込む。
水抜き穴のある胴縁と、水抜き穴のない胴縁が対になるように組込みます。水抜き穴のある胴縁が下側です。

5/10(098B06000)2024.05

5．網取付け5-1 取付け手順
・施主と協議してボルト・ナットの向きを決定すること。
（外構フェンスでは、通常ナットが用地側です）
・ナット締付け工具は、対辺 13 ㎜が必要です。
・ジョイントを柱に仮止めし、端末から順次網組みパネルを仮取付けする。
・仮取付けが終われば、高さ寸法・金網の張りを確認しボルト・ナットを本締めする。
5-2 取付け要領（要領は、主柱φ50.8，φ60.5 共通です）

6/10(098B06000)2024.05

6．中番線取付け（A800～A3000）
・中番線φ4.0 巻物を等分所定位置の網目内に端部より通す。巻物の中番線は、張伸器等で伸ばして使用する。
（勾配部では直線切りの中番線を使用する）
・柱の前後 1～1.5 目程度は網目内を通さず、外面を通し柱に沿わせる。
・中番線の両端末は仮止めし、後からバンドを締め付けた時、緊張する程度にしておく。
（両端末は 20～30cm 残しておく）
・中番線通しが終われば中間柱の所は少し押込んで丸みをつけ、バンドを仮止めする。中番線の上を角根ボルトが通るように中間バンドではさみ込む。
・仮止めが終われば順次中間バンドの端部が密着する迄ボルト・ナットを本締めする。最後に端末のボルト・ナットを本締めし、中番線端末を折り返し最低 1 回半は巻付ける。
端末部（コーナー部も同要領）

中間部

バンド中間は
バンド端末は角根 BNM8×30（Ｗ付）を使用

主柱φ50.8 は角根 BNM8×30（Ｗ付）を使用
主柱φ60.5 は角根 BNM8×35（Ｗ付）を使用

７．バーブドワイヤ取付け
・施主と協議してハーブドワイヤの取付け側を決定すること。（下図は参考です）

・バーブドワイヤは巻物で出荷されているため、張伸器等で張力をかけて引伸ばし、曲がっている箇所を手直し後、忍部に取付ける。

7/10(098B06000)2024.05

・端末柱にフックボルト及びフック座金を取付け、バーブドワイヤをフックボルトに巻き折返し後、ナットを締付ける。バーブドワイヤ折返し部は自己径に２回巻き以上する。
・数段バーブドワイヤを張ると初めのものが緩みがちになるので、張りを調整しながら取付ける。
8．点検
・ボルト・ナットの締付けを点検する。

8/10(098B06000)2024.05

勾配金網の調整例
金網φ3.2×56 ㎜、勾配 20°の場合① 金網を広げる
列線本数４４本

金網を広げ、列線本数を 44 本にする。
（φ3.2×56 ㎜の場合、列線を 2 本外す）

② 列線の繰出し
次頁「ＰＣフェンス勾配繰出し手順」の表より
金網φ3.2×56 ㎜、勾配 20°の場合、端からＡ欄記載の列線 2 本は繰出さずそのままにしておき、次にＢ欄記載の 3 本を繰出し、以後 2 本、3本、2 本、3 本・・・と順次繰出し、最後に 2 本
繰出す。

③ リング部の調整
繰出しが終われば勾配に沿うようにリングの巻き加減、首の曲げ付けなど調整を行う。
リング内に力骨線φ2.6 を通す。

9/10(098B06000)2024.05

ＰＣフェンス勾配繰出し手順
金網φ2.6×40 ㎜
繰出し列線数（スパン斜距離 2ｍの場合）
勾配

落差

使用列線数

ＡＢ5°

174 ㎜

65 本

11111111111010°

347 ㎜

64 本

6666666666415°

518 ㎜

63 本

444444444444444320°

684 ㎜

62 本

333323333233332325°

845 ㎜

61 本

223223223223
繰返し332332232212222222121212230°

1000 ㎜

58 本

222222222235°

1147 ㎜

56 本

121212121240°

1286 ㎜

52 本

111122111122111145°

1414 ㎜

45 本

1111111111111111

金網φ3.2×50 ㎜

23

繰出し列線数（スパン斜距離 2ｍの場合）
勾配

落差

使用列線数

ＡＢ5°

174 ㎜

54 本

12121212610°

347 ㎜

54 本

66666666615°

518 ㎜

53 本

4444444444444

120°

684 ㎜

52 本

3

3333333333333333125°

845 ㎜

51 本

223223223223223223223230°

1000 ㎜

49 本

22222222222222222135°

1147 ㎜

47 本

1212121212121212240°

1286 ㎜

42 本

1111221111221145°

1414 ㎜

39 本

11111111111111

金網φ3.2×56 ㎜

繰返し繰出し列線数（スパン斜距離 2ｍの場合）
勾配

落差

使用列線数

Ａ

Ｂ5°

174 ㎜

47 本

11111111310°

347 ㎜

47 本

56565656315°

518 ㎜

45 本

343434343434

320°

684 ㎜

44 本

23232323232323232225°

845 ㎜

42 本

22222222222222222222230°

1000 ㎜

40 本

1212121212121212111121111111121111111135°

1147 ㎜

38 本

11121140°

1286 ㎜

36 本

11111245°

1414 ㎜

33 本

1111112繰返し1注）使用列線数は参考です。現地に合せて加減してください。
10/10(098B06000)2024.05