指定給水装置工事事業者

山水施

第 ３２９ 号

令和５年８月１６日

様
山武郡市広域水道企業団
企業⻑松

下浩

明

水道用高密度ポリエチレン管（EF 接合）の給水管への採用について時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は当企業団の水道事業に対しご理解ご協力を賜り誠にありがとうございます。
さて、当企業団では水道施設の耐震化に取り組んでおり、給配水施設の更なる耐震化・⻑寿命化を図るため今後は、配水管分岐部から敷地内の第一止水栓までの給水管につきましても、これまでの主要管である水道用ポリエチレン管（１種２層管）に替え水道給水用ポリエチレン管（PE100 EF 接合）を採用することとなりました。
つきましては、令和７年４月１日以降の給水装置工事申込み分から、仕様表記載の水道給水用ポリエチレン管（PE100 EF 接合）以外の申請は原則承認されませんので、ご対応の程よろしくお願いいたします。（先行しての使用は問題ありません。）
なお、実際の施工には、ポリエチレン管メーカなどが実施している施工講習修了証等の資格が必要となります。
併せて水道配水用ポリエチレン管で使用するサドル分水栓について、「プラグ（止水機能）付 EF サドル」を採用することとなりましたのでお知らせいたします。
また、これまで 30ｍｍまでとしていたサドル分水栓分岐口径について、「プラグ（止水機能）付 EF サドル」に限り、分岐口径を 50ｍｍまで拡大することとなりましたので重ねてお知らせいたします。
詳細については、別紙を参照いただけますようお願いいたします。
※山武郡市広域水道企業団の発注工事については令和６年度から採用いたします。
【問い合わせ先】
山武郡市広域水道企業団
施設課

計画班

電話：0475-55-7855

別紙
水道給・配水用ポリエチレン管の仕様について
山武郡市広域水道企業団
企業団で採用する水道給水用ポリエチレン管と水道配水用ポリエチレン管については、下記のポリエチレン管仕様表のとおりとします。
なお、水道給水用ポリエチレン管につきましては、複数の規格が存在しており、材質（PE50・PE100）、寸法（JIS 寸法・ISO 寸法）、構造（単層・複層・厚さ）等製品による性質や特徴があります。
水道給水用ポリエチレン管の採用にあたり、複数の製品を採用することは、維持管理上好ましくないことから、下記の仕様を満たす製品を採用することとします。
ただし、今後規格が統一された際や、他の水道事業体での採用動向などを考慮し、仕様について見直しをする場合があります。
ポリエチレン管仕様表種類
口径

水道給水用ポリエチレン管
202530

水道配水用ポリエチレン管
405075

材質

PE100（高密度ポリエチレン）

色

⻘構造

単層管

外径

JIS 寸法外径
27.034.0100

ISO 寸法外径

42.048.063.090.0125.0

管厚さ

SDR11 系列（最低肉厚 3.0mm 以上）

PTC・JWWA 規格

規格・性能

管・継手：PWA・JP（PWA 準拠）

管・継手：PTC・JWWA 規格

原則
接合

融着接合

原則

融着接合

（金属継手を使用する場合は、内径に合 （融着に因らない場合は、メカニカ
うコアを使用するか、メカニカル式継手 ル式継手を使用すること）を使用すること）

仕切弁

ソフトシール仕切弁

プラグ（止水機能）付 EF サドル

サドル
サドル径

フランジレス構造

甲止水栓

φ50×20・25φ75×20・25・50

φ100×20・25・50

分岐口径φ30・40 については、φ50 で分岐後レデューサーを使用

工事設計図用給水装置引込標準図分類番号

分岐口径

配水管種

給水接続先

接続先深度

備考

1φ20・25PE

量水器（宅内）300mm

2φ20・25PE

甲止水栓（宅内）

300mm

3φ20・25PE

甲止水栓（公道）

800mm

4φ30・40PE

量水器（宅内）300mm

5φ30・40PE

甲止水栓（宅内）

300mm

6φ30・40PE

甲止水栓（公道）

800mm

7φ50PE

挿口付ソフトシール仕切弁（宅内）800mm

8φ50PE挿口付ソフトシール仕切弁（公道）800mm

9 φ20・25・30

DIP・VP

量水器（宅内）300mm

メカ式サドル・EFユニオン継手

10 φ20・25・30

DIP・VP

甲止水栓（宅内）

300mm

防食フィルム巻

11 φ20・25・30

DIP・VP

甲止水栓（公道）

800mm

φ50で分岐後レデューサー使用

①③

給水装置接続標準図（本管：配水用ポリエチレン管）（宅地：丙止水栓設置・メータ接続）

官民

境界

給水装置接続標準図（本管：配水用ポリエチレン管）（公道：甲止水栓設置・甲止接続）
給水引込表示杭

800

300

山武水道

EFプラグ付サドル

800

既設管

既設管

EFプラグ付サドル
EFソケットφ20,φ25※水道給水用ポリエチレン管(HPPE)φ20,φ25
既設量水器
EFソケットφ20,φ25

伸縮型メーター用ボール式丙止水栓φ20,φ25※水道給水用ポリエチレン管(HPPE)φ20,φ25

既設管に合わせ選択ボール式甲止水栓φ20,φ25

EFスクリュージョイント（ユニオン）φ20,φ25

EFスクリュージョイント（ユニオン）φ20,φ25※水道給水用ポリエチレン管(HPPE)
PE100・青色・JIS外径・SDR11・最低肉厚3mm以上②※水道給水用ポリエチレン管(HPPE)
PE100・青色・JIS外径・SDR11・最低肉厚3mm以上④

給水装置接続標準図（本管：配水用ポリエチレン管）（宅地：甲止水栓設置・甲止接続）

官

民

境界

給水装置接続標準図（本管：配水用ポリエチレン管）（宅内：丙止水栓設置・メータ接続）
給水引込表示杭

官民

境

界

給水引込表示杭

300

300

山武水道

山武水道

800

既設管800既設管

EFプラグ付サドル

EFプラグ付サドル

既設量水器
伸縮型メーター用ボール式丙止水栓φ30
EFスクリュージョイント（ユニオン）φ30

既設管に合わせ選択
ボール式甲止水栓φ20,φ25

EFソケットφ20,φ25※水道給水用ポリエチレン管(HPPE)φ20,φ25

EFエルボφ30EFスクリュージョイント（ユニオン）φ20,φ25

EFレデューサー
φ50×φ30※水道給水用ポリエチレン管(HPPE)φ30※水道給水用ポリエチレン管(HPPE)
PE100・青色・JIS外径・SDR11・最低肉厚3mm以上※水道給水用ポリエチレン管(HPPE)
PE100・青色・JIS外径・SDR11・最低肉厚3mm以上

⑤⑦

給水装置接続標準図（本管：配水用ポリエチレン管）（宅内：甲止水栓設置・甲止接続）

給水装置接続標準図（本管：配水用ポリエチレン管）（宅内：PE挿口付ソフトシール仕切弁設置）
官

民境

界

給水引込表示杭

山 武水道

官

民境

界

給水引込表示杭

800

300

山 武水道
既設管

800

EFプラグ付サドル
EFプラグ付サドル

既設管

既設管に合わせ選択
伸縮型メーター用ボール式甲止水栓※水道配水用ポリエチレン管(HPPE)φ50

EFスクリュージョイント（ユニオン）φ30,φ40

既設管に合わせ選択
EFソケットφ50

EFエルボφ30,φ40

EFレデューサーφ50×φ30
φ50×φ40

PE挿し口付ソフトシール仕切弁φ50
EFソケットφ50※水道給水用ポリエチレン管(HPPE)φ30,φ40※水道給水用ポリエチレン管(HPPE)
PE100・青色・JIS外径・SDR11・最低肉厚3mm以上⑥⑧

給水装置接続標準図（本管：配水用ポリエチレン管）

800（公道：PE挿口付ソフトシール仕切弁設置）

800（公道：甲止水栓設置・甲止接続）

給水装置接続標準図（本管：配水用ポリエチレン管）

EFプラグ付サドル
EFプラグ付サドル

既設管EFレデューサー
φ50×φ30
φ50×φ40※水道給水用ポリエチレン管(HPPE)φ30,φ40

既設管※水道配水用ポリエチレン管(HPPE)φ50
既設管に合わせ選択既設管に合わせ選択
ボール式甲止水栓φ30,φ40
EFスクリュージョイント（ユニオン）φ30,φ40※水道給水用ポリエチレン管(HPPE)
PE100・青色・JIS外径・SDR11・最低肉厚3mm以上

EFソケットφ50

PE挿し口付ソフトシール仕切弁φ50
EFソケットφ50

⑨⑪

給水装置接続標準図（本管：塩ビ管・鋳鉄管）（宅地：丙止水栓設置・メータ接続）

官民

境界

給水装置接続標準図（本管：塩ビ管・鋳鉄管）（公道：甲止水栓設置・甲止接続）
給水引込表示杭

800

300

山武水道

800

既設管

既設管

※水道給水用ポリエチレン管(HPPE)φ20,φ25,φ30
既設量水器

EFスクリュージョイントユニオンφ20,φ25,φ30

伸縮型メーター用ボール式丙止水栓※水道給水用ポリエチレン管(HPPE)φ20,φ25

EFスクリュージョイント（ユニオン）φ20,φ25

EFスクリュージョイントユニオンφ20,φ25

既設管に合わせ選択
ボール式甲止水栓φ20,φ25,φ30

鋳鉄サドル付分水栓,防食フィルム

EFスクリュージョイント（ユニオン）φ20,φ25,φ30

鋳鉄サドル付分水栓,防食フィルム※水道給水用ポリエチレン管(HPPE)
PE100・青色・JIS外径・SDR11・最低肉厚3mm以上※水道給水用ポリエチレン管(HPPE)PE100・青色・JIS外径・SDR11・最低肉厚3mm以上⑩

給水装置接続標準図（本管：塩ビ管・鋳鉄管）（宅地：甲止水栓設置・甲止接続）

官

民境界

給水引込表示杭

300

山武水道

800

既設管

既設管に合わせ選択
ボール式甲止水栓φ20,φ25,φ30※水道給水用ポリエチレン管(HPPE)φ20,φ25,φ30
EFスクリュージョイントユニオンφ20,φ25,φ30
鋳鉄サドル付分水栓,防食フィルム※水道給水用ポリエチレン管(HPPE)
PE100・青色・JIS外径・SDR11・最低肉厚3mm以上

EFスクリュージョイント（ユニオン）φ20,φ25,φ30