１．システム概要

３．外観図

本システムは、電気錠扉６箇所、オートドア制御器１箇所、宅配ＢＯＸおよび専有部を対象とします。
・入館、入室制限を行う電気錠扉(オートドア)脇にはノンタッチリーダを設置し、登録されたノンタッチキーをかざすことで、電気錠(オートドア)を解錠します。
・入館、入室制限を行うオートドア脇にはキースイッチを設置し、キースイッチを回すことでオートドアを開扉します。
オートドア制御器には無電圧ａ接点を出力します。
・ＥＬＶカゴ外にはノンタッチリーダを設置し、登録されたＩＤキーを認証することで、ＥＬＶ制御器にキーデータ(ゲート番号+部屋番号+送信機番号)を通信出力します。
・宅配ＢＯＸと連動させることにより、登録されたノンタッチキーで宅配ＢＯＸの荷物が取出せます。
インターホン制御器と連動して、入館時に専用の集合玄関機(着荷表示機能付)で登録されたノンタッチキーを認証することにより、宅配ＢＯＸに荷物があるかどうか確認できます。
・インターネットに接続される美和ロック製の機器は、MIWA Supportによりファームウェアを最新の状態にアップデートできます。
※他社との連動に関しては、別途打ち合せが必要です。

ベルサⅡアクセスコントローラ

電気錠操作盤
8AS

400

ノンタッチリーダ

ＣＭＮＴ－３２１（ＭＵＶＲ－ＰＢ２１内蔵）

N3

ＢＡＮ－ＡＳ８

N70431206.5(126)400

キースイッチK2

ＲＤＮＴ－Ｂ０７Ａ

ＫＳ－２３２

26.5

120（１）１Ｆ管理人室に、電気錠操作盤(BAN-AS8)を１台設置し、接続される電気錠扉を集中して制御・監視・操作します。
電気錠操作盤(BAN-AS8)は、
１）各扉の状態(扉の開閉、施解錠、警報)を操作盤面上に表示します。
２）盤面操作により、各扉(電気錠)を個別に解錠／施錠／一回解錠できます。
３）盤面操作により、制御している扉(電気錠)を一斉に解錠／施錠できます。
４）火報盤からの火災発報信号により、制御している扉(電気錠)を一斉に解錠します。
復旧は、火報入力が切れた後、操作盤面上の各回線の施錠ボタンを押すことで行います。
５）扉付近に設置されているノンタッチリーダに、登録されたノンタッチキーをかざすと、該当扉（電気錠）が解錠し、扉を開けて、閉めると施錠します。扉を開けなくても、設定時間が経過すると自動的に施錠します。（Ａモード）

4775691204350030044φ839
内部回路（２）１Ｆ管理人室に、ベルサⅡアクセスコントローラ（CMNT-321）を１台設置します。
ベルサⅡアクセスコントローラ（CMNT-321）は、
１）ノンタッチキーの登録・抹消や履歴の確認、設定・運用の変更はインターネットを介して美和ロックが用意するサーバー上で行います。
インターネットに接続できる環境とベルサⅡマネージャーが必要となります。
２）ノンタッチリーダからのキーデータを照合し、照合一致結果を外部機器に接点信号(無電圧ａ接点 DC30V 0.3A以内)出力します。
３）ベルサⅡアクセスコントローラ（CMNT-321）１台のコントローラで８台のノンタッチリーダを制御できます。(標準６台)※MUVR-PB21基板内蔵
４）登録（管理）できるノンタッチキーの総数は、最大５００００個です。
５）停電時には作動しませんが、登録されたキーデータが消えることはありません。
６）照合時にキーデータ(ゲート番号+部屋番号+送信機番号)をＲＳ４２２通信で外部機器に３箇所まで出力します。
※サーバーに接続するためのローカルIPアドレスの付与、デフォルトゲートウェイ等の現地ネットワーク設定情報について別途打ち合わせが必要です。

黄屋内壁面露出取付
ＳＰＣＣ ｔ１.６
ライトイエロー（マンセル２．５Ｙ９／１近似色 半ツヤ）
ＡＣ１００Ｖ±１０％ ５０／６０Ｈｚ ２２０ＶＡ
１７Ｋｇ
ＦＲＥＥｍｍ
単 位
縮 尺

取付方法
材
質
仕上
電源
重量

取付方法
ｶﾊﾞｰ材質ｶﾊﾞｰ仕上電源
重量

壁面露出取付 屋内限定(非防水)AES樹脂
ｱｲﾎﾞﾘｰ色AC100V±10% 50/60Hz 消費電力110W
ＦＲＥＥ
約5.0kg
縮 尺

２線変換アダプタ（３）非接触式のノンタッチキーによる入館、入室制限および宅配ＢＯＸの利用制限を行うところには、ノンタッチリーダ(RDNT-B07A)を設置します。
ノンタッチリーダ(RDNT-B07A)は、
１）登録されたノンタッチキーをかざす(約１～５ｃｍ)ことで、ベルサⅡアクセスコントローラへキーデータを出力します。
２）人体に安全な電磁誘導波を使用します。
３）電波法上の届け出義務は必要ありません。

単位ｍｍ

仕電上源

重量

通電時施解錠切替型電気錠
AUｍｍ

単位

通電時施錠型電気錠

ノンタッチキーＡＵＲ

ＴＬＮＴ－Ｋ０２ＡＰＲR

ＡＵシリーズ（本図はキースイッチＯＦＦ位置を示す）
ｍｍ（４）キースイッチ(KS-232)を１台設置します。
キースイッチ(KS-232)は、
１）キーで操作している間、外部機器に信号(無電圧ａ接点 DC24V 0.1A以内)を出力します。

282810ＡＤ３１１

マイクロスイッチ定格
ＤＣ２４Ｖ ２～１００ｍＡ

赤アンテナ受信部：アクリル／プレートパネル：新金属
ブラック
ＣＭＮＴ－２１０、２１１、３１１より供給
縮 尺ＦＲＥＥ
約１９０ｇ
単 位●ＭＳＷ１：マイクロスイッチ

黒ＭＳＷ１

屋内壁面露出取付

取付方法
材
質

170
ＭＡＸ17.68.4

３４－
白－
扉開閉信号

５６橙－

扉開閉信号
－

７８９黒－

施解錠信号
－

赤

施解錠信号

閉扉時メイク

29

単位ｍｍ

TLNT-K02A

29105

施錠時メイク

４１.４

Ｎｏ．リード線色
信号名
電気錠ソレノイド
１
白電気錠ソレノイド２
黒54

ピン配列表（２Ｐ）

Ｎｏ．リード線色
信号名
アクチュエータ
１青アクチュエータ
２
茶

８２.３

158

80
ピン配列表（９Ｐ）

54（５）ベルサⅡマネージャーをインストールした管理用パソコンを美和提供のクラウドサービスへ接続し、操作します。
ベルサⅡマネージャーは、
１）１物件で最大５１２ゲートまで管理できます。
２）利用する各ＩＤキーおよび各ゲートのデータを管理できます。
３）登録した部屋毎に、ゲートの通行許可・不許可や時間帯でのタイムパターンを５パターンまで設定できます。
４）ベルサⅡマネージャーを使用するためには、システムにログインするためのアカウントが必要です。
５）ベルサⅡアクセスコントローラに付属しているＵＳＢ登録リーダをパソコンに差してＩＤ登録することができます。
６）ログをモニターに表示できます。
７）ベルサⅡアクセスコントローラに蓄積された履歴(１台に付き最大５００００件)の保存・表示ができます。
（ベルサⅡマネージャーは、ベルサⅡアクセスコントローラが蓄積したログ(履歴)を取得することができます。
取得したログ(履歴)は、直近1週間に限り画面上に表示したり、ダウンロードすることができます。)
８）部屋情報やＩＤ情報、ログ(履歴)をＣＳＶ形式でファイル出力できます。出力したファイルは、
Microsoft Excel 2007以降で閲覧することができます。
【作動環境】
対応ＯＳ：Windows10Pro（64bit）日本語版、Windows11Pro日本語版
メモリ：8GB以上
ストレージ：SSD、空き容量最低3GB以上
ＵＳＢポート ：USB2.0 １系統
ネットワーク ：100BASE以上
ディスプレイ ：1980×1080以上

158

ＡＤ

３０.４105

内蔵スイッチにより施工・取付時に・AUT （通電時解錠型電気錠）・AUTA（通電時解錠型電気錠アンチパニック機能付）
・AUR （通電時施錠型電気錠）
・AURA（通電時施錠型電気錠アンチパニック機能付）
へ機能を切り替えることが可能です。

内蔵スイッチにより施工・取付時に・AUT （通電時解錠型電気錠）
・AUTA（通電時解錠型電気錠アンチパニック機能付）
・AURA（通電時施錠型電気錠アンチパニック機能付）
へ機能を切り替えることが可能です。
単位ｍｍ

単

位

単ｍｍ

位ｍｍ

ノンタッチキー
ＴＬＮＴ－Ｔ０２Ａ

14477２．システム系統図※美和提供のｸﾗｳﾄﾞｻｰﾋﾞｽ

単位ｍｍ<操作時のみ接続>
MIWA Support※PC設置拠点は別途打ち合わせ願いますPC

VERSAⅡManager

インターネットdd

ｲﾝﾀｰﾎﾝ制御器へ
ELV制御器へ
eb×8

d×3

ea×6ac×5abccbdbababababbe×2
ﾙｰﾀe

着荷HUBﾙｰﾀ
M

ACGC100V
D種接地

5AS

8N3AU

N

K2 集合

N 宅配AD

N

R

N

R

N

１Ｆ

[管理人室]

1.[風除室～ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ]

2.[宅配BOX]

3.[ELV呼出]4.[ｺﾞﾐ置場]

R

N

火報入力

6.[ｶﾞﾚｰｼﾞ兼倉庫～ｴﾝﾄﾗﾝｽ(外部)]

5.[ﾜｰｸｽﾍﾟｰｽ]RN

7.[ｶﾞﾚｰｼﾞ兼倉庫～ｴﾝﾄﾗﾝｽ(内部)]NR

8.[屋外階段]

凡 例

AS

8

電気錠操作盤
BAN-AS8

N3

ﾍﾞﾙｻⅡｱｸｾｽｺﾝﾄﾛｰﾗ
CMNT-321(MUVR-PB21内蔵)N

ﾉﾝﾀｯﾁﾘｰﾀﾞ
RDNT-B07A

AU

通電時施解錠
切替型電気錠AUｼﾘｰｽﾞR

通電時施錠型電気錠
AUR

AD

ｵｰﾄﾄﾞｱ制御器(美和ﾛｯｸ責任範囲外)

HUB
5ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB
5ﾎﾟｰﾄ※Gigabit対応品
※1 ※2

PC

管理用PC
ﾍﾞﾙｻⅡﾏﾈｰｼﾞｬｲﾝｽﾄｰﾙ済
別途手配品
※1 ※2

ﾙｰﾀ

ﾙｰﾀ美和ロック用意※1 ※2Mabc(F)CPEV-S 1.2-2P
配線距離は表１参照(F)CPEV-S 0.9-3P
配線距離は表２参照

表１表２配線距離

配線距離
適用:RDNT-B07A～CMNT-220,CMNT-221,CMNT-321(F)CPEV 0.9-2P
配線距離は100mまで
線径

K2

ｷｰｽｲｯﾁKS-2322線変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀ
AD311

着荷
集合

宅配

集合玄関機
着荷表示機能付(美和ﾛｯｸ責任範囲外)

ﾙｰﾀ

ﾙｰﾀ
お客様手配品※1 ※2

宅配BOX(美和ﾛｯｸ責任範囲外)※１：通気性の良い、安定性のある場所に設置してください。
※２：コンセントは抜け止め式を用意してください。

de

適用:BAN-AS4,BAN-AS8,BAN-AS16,BAN-AS24,BAN-AS32

電気ｽﾄﾗｲｸ
電気錠(F)CPEV-S 0.9-3P(RS-422)
配線距離は表３参照

LANｹｰﾌﾞﾙ(ｽﾄﾚｰﾄ)
配線距離は100mまで
配線は予備線を含む。
配管・配線・電源は別途工事。

電気錠～操作盤間 (m)AUT(A),APPT(A),APBT
AL3M,AL4M AUR(A),APPR(A),APBR
AFF,AFG AMT(A),AMR(A)
ALS,ARA ALT(A),ALR(A),AUS,AMS
ALGT,ALGR,AST,ASR,ASZ

表３

リーダ～コントローラ

ALA,ALG
ANS

線径(mm)

距離(m)0.65 AWG22相当

50EML

配線距離
適用:CMNT-221,CMNT-321,
CMML-221,CMML-321
外部機器～コントローラ配線距離
線径(mm)

距離(m)

0.9mm

30100

60

800.9AWG19相当

1000.65 AWG22相当

1001.2mm

50140

1001301.2AWG16相当

2000.9 AWG19相当

300

1.6mm

80240

160

2301.6AWG14相当

400

1.2 AWG16相当500

2.0mm130380250

3602.6AWG12相当

1000

1.6 AWG14相当

1000注)ﾉﾝﾀｯﾁﾘｰﾀﾞを近接設置する場合、検知距離を確保するため、各ﾘｰﾀﾞは1m以上離して設置してください。

マンション共用部（ノンタッチ）8ゲート