１．システム概要

３．外観図

本システムは、電気錠扉１箇所、オートドア制御器１箇所および宅配ボックスを対象とします。
・入館、入室制限を行うオートドア脇にはRaccessマルチリーダを設置し、登録されたＩＤキーを認証することでオートドアを開扉します。
・入館、入室制限を行うオートドア脇にはキースイッチを設置し、キースイッチを回すことでオートドアを開扉します。
・宅配ＢＯＸと連動させることにより、登録されたＩＤキーで宅配ＢＯＸの荷物が取出せます。
インターホン制御器と連動して、入館時に専用の集合玄関機(着荷表示機能付)で登録されたＩＤキーを認証することにより、宅配ＢＯＸに荷物があるかどうか確認できます。
・インターネットに接続される美和ロック製の機器は、MIWA Supportによりファームウェアを最新の状態にアップデートできます。
※他社との連動に関しては、別途打ち合せが必要です。

ベルサⅡアクセスコントローラ

電気錠操作盤
DS1M2

ＢＡＮ－ＤＳ１

10ＫＳ－１１２30(81)６３22054２３０33047ＯＮ

ＦＦ12075Ｏ（１）管理人室に、電気錠操作盤(BAN-DS1)を１台設置し、電気錠扉１箇所を制御・監視・操作します。
電気錠操作盤(BAN-DS1)は、
１）電気錠を１回線制御します。
２）扉の状態(扉の開閉、施解錠)を操作盤面上に表示します。
３）盤面操作により、扉(電気錠)を「連続解錠／一回解錠(Ａモード運用時)」もしくは「施錠／解錠(Ｂモード運用時)」できます。
４）火報盤からの火災発報信号により、扉(電気錠)を解錠します。
復旧は、火報入力が切れた後、盤面の操作ボタンを押すことで行います。

K1

ＲＤＭＬ－Ｂ０１
116

２２０キースイッチ

Ｒａｃｃｅｓｓマルチリーダ
ML

ＣＭＭＬ－２２１（２）管理人室に、ベルサⅡアクセスコントローラ（CMML-221）を１台設置します。
ベルサⅡアクセスコントローラ（CMML-221）は、
１）ＩＤキーの登録・抹消や履歴の確認、設定・運用の変更はインターネットを介して美和ロックが用意するサーバー上で行います。
インターネットに接続できる環境とベルサⅡマネージャーが必要となります。
２）Raccessマルチリーダからのキーデータを照合し、照合一致結果を外部機器に接点信号(無電圧ａ接点 DC30V 0.3A以内)出力します。
３）ベルサⅡアクセスコントローラ（CMML-221）１台のコントローラで２台のRaccessマルチリーダを制御できます。
４）登録（管理）できるＩＤキーの総数は、最大５００００個です。
５）停電時には作動しませんが、登録されたキーデータが消えることはありません。
６）照合時にキーデータ(ゲート番号+部屋番号+送信機番号)をＲＳ４２２通信で外部機器に３箇所まで出力します。
※サーバへ接続するためのローカルＩＰアドレスの付与、デフォルトゲートウェイ等の現地ネットワーク設定情報について別途打ち合わせが必要です。

36φ

屋内壁面露出取付材

質

アウターカバー:ＡＳＡ樹脂、インナーケース：ＡＢＳ樹脂

仕上

アイボリー（日塗工

電源

ＡＣ１００Ｖ±１０％

重量

１．２Ｋｇ

取付方法
ｶﾊﾞｰ材質ｶﾊﾞｰ仕上電源
重量

Ｕ２７－９０Ｂ近似色)

縮５０／６０Ｈｚ
ＦＲＥＥ

尺２０Ｗ
単位ｍｍ

壁面露出取付 屋内限定(非防水)
AES樹脂ｱｲﾎﾞﾘｰ色
AC100V±10% 50/60Hz 消費電力65W
ＦＲＥＥ
縮 尺
約2.5kg単位ｍｍ170

黄ＭＳＷ１

取付方法
材
質

壁面埋込取付(IPX4)
ﾌﾟﾚｰﾄ：強化ｱｸﾘﾙ(8H)

仕電上源

重量

ＢＫ：ブラック、ＷＨ：ホワイト
DC12V±10%(ﾍﾞﾙｻⅡｱｸｾｽｺﾝﾄﾛｰﾗより供給)
縮 尺
ＦＲＥＥ
単約245g

黒赤●ＭＳＷ１：マイクロスイッチ
マイクロスイッチ定格
ＤＣ２４Ｖ ２～１００ｍＡ（本図はキースイッチＯＦＦ位置を示す）
位

Ｒａｃｃｅｓｓキー

ノンタッチキーＡＤ３１１

ＴＬＲＳ２－Ｋ０１ＰＲ

ＴＬＮＴ－Ｔ０２Ａｍｍ

単位ｍｍ

8.5
14.6

２線変換アダプタ

6.1

10(３）非接触式のＩＤキーによる入館、入室制限をする箇所には、Raccessマルチリーダ(RDML-B01)を設置します。
Raccessマルチリーダ(RDML-B01)は、
１）登録されたＩＤキーを以下の方法で認証し、ベルサⅡアクセスコントローラにキーデータを出力します。
①Raccessキー［検知距離は使用環境による］・ＩＤキーを携帯してリーダに近づく(約２ｍ)【ハンズフリー認証】（通常設定）
・ＩＤキーを携帯してリーダに近づく(約１０ｃｍ)【近距離モード】
・ＩＤキーのリモコンボタンを押す(約３ｍ)【リモコン認証】
・ＩＤキーをかざす(約２ｃｍ)【近接認証】※近接認証設定では、リモコン認証およびＩＤキーを携帯してリーダに近づくだけでは認証しません。
②ノンタッチキー
・ＩＤキーをかざす(約１ｃｍ)③FeliCa・ＩＤキーをかざす(接触)・ＩＤカードをかざす(約３ｃｍ)④Mifare・ＩＤカードをかざす(約２ｃｍ)
２）人感センサと手かざしセンサの２種類を内蔵しており、いずれかのセンサが反応したときのみ、Raccessマルチリーダ(RDML-B01)を動作させることも可能です。[検知距離は使用環境による]・人感センサ：
約２ｍの範囲で人体などを検知
・手かざしセンサ：
約５ｃｍの距離で手などを検知
３）人体に安全な電磁誘導波を使用します。
４）電波法上の届け出義務は必要ありません。
【注意事項】
・Raccessマルチリーダ(RDML-B01)の電波は前面方向だけでなく、リーダを中心に球状に広がっています。
検知エリアを制限したい場合は、内蔵センサと連動してＩＤキーを認証するか、自動ドアの人感センサなどとAND回路で使用してください。
※電池レスやノンタッチキーの使用を考慮した接点出力時間設定をしてください。
・Raccessマルチリーダ(RDML-B01)を複数台設置する場合、検知距離を確保するために、各Raccessマルチリーダ(RDML-B01)間は4m(近接認証は2m)以上、離して設置してください。
・Raccessマルチリーダ(RDML-B01)は人感センサ/手かざしセンサ運用時、内蔵されたセンサが働いているときにのみ、電波を発信します。
検知範囲内に他のRaccessマルチリーダ(RDML-B01)がある場合、他のRaccessマルチリーダ(RDML-B01)の操作に影響をおよぼす可能性があります。
反応が悪いと感じた場合、一度リーダから離れて、再度人体を感知させてからご使用ください。
また、手などを検知している間は、近くにある他のＩＤキーも認証します。
・Raccessマルチリーダ(RDML-B01)の人感センサ/手かざしセンサは特性上、人体、手以外にも反応します。
・Raccessマルチリーダ(RDML-B01)はセンサの特性上、人感センサ～人体間に自動扉のガラスやアクリルパネルなどの遮蔽物がある場合、人体を感知できません。

取付方法

100170

内部回路※２個用スイッチボックス(深形)に取付（ビス穴が上下になるように埋め込む）

170

4735

ＭＡＸ17.64ＡＤ

9.5－
白－
扉開閉信号

５６橙－

扉開閉信号
－

７８９黒－

施解錠信号
－

赤

施解錠信号

閉扉時メイク

7

３
４

92.4

ピン配列表（２Ｐ）
Ｎｏ．リード線色
信号名
電気錠ソレノイド
１
白電気錠ソレノイド
２
黒55

1480
ピン配列表（９Ｐ）
Ｎｏ．リード線色
信号名
アクチュエータ
１青アクチュエータ
２
茶

施錠時メイク単位

６４世帯×３本ｍｍ単位ｍｍ×３ケ単位ｍｍ（４）ベルサⅡマネージャーをインストールした管理用パソコンを美和提供のクラウドサービスへ接続し、操作します。
ベルサⅡマネージャーは、
１）１物件で最大５１２ゲートまで管理できます。
２）利用する各ＩＤキーおよび各ゲートのデータを管理できます。
３）登録した部屋毎に、ゲートの通行許可・不許可や時間帯でのタイムパターンを５パターンまで設定できます。
４）ベルサⅡマネージャーを使用するためには、システムにログインするためのアカウントが必要です。
５）ベルサⅡアクセスコントローラに付属しているＵＳＢ登録リーダをパソコンに差してＩＤ登録することができます。
６）ログをモニターに表示できます。
７）ベルサⅡアクセスコントローラに蓄積された履歴(１台に付き最大５００００件)の保存・表示ができます。
（ベルサⅡマネージャーは、ベルサⅡアクセスコントローラが蓄積したログ(履歴)を取得することができます。
取得したログ(履歴)は、直近1週間に限り画面上に表示したり、ダウンロードすることができます。)
８）部屋情報やＩＤ情報、ログ(履歴)をＣＳＶ形式でファイル出力できます。出力したファイルは、Microsoft Excel 2007以降で閲覧することができます。
【作動環境】
対応ＯＳ：Windows10Pro（64bit）日本語版、Windows11Pro日本語版
メモリ：8GB以上
ストレージ：SSD、空き容量最低3GB以上
ＵＳＢポート ：USB2.0 １系統
ネットワーク ：100BASE以上
ディスプレイ ：1980×1080以上（５）キースイッチ(KS-112)を１台設置します。
キースイッチ(KS-112)は、
１）キーで操作している間、外部機器に信号(無電圧ａ接点 DC24V 0.1A以内)を出力します。

２．システム系統図※美和提供のｸﾗｳﾄﾞｻｰﾋﾞｽ<操作時のみ接続>

MIWA Support
VERSAⅡManager※PC設置拠点は別途打ち合わせ願いますPC

インターネット

ｲﾝﾀｰﾎﾝ制御器へ

deed×2b×2
abe×2ﾙｰﾀ

eﾙｰﾀ

ACGC100V
D種接地

M

ccb

HUB
5DS

1M2

MLE

AD

K1 集合

ML 宅配※近接ﾓｰﾄﾞ

火報入力

１Ｆd

着荷

[管理人室]

1.[ｴﾝﾄﾗﾝｽ]

2.[宅配ﾎﾞｯｸｽ]

凡 例DS

1

電気錠操作盤
BAN-DS1

電気錠錠種未定

PCE

ﾍﾞﾙｻⅡｱｸｾｽｺﾝﾄﾛｰﾗ
CMML-221AD

ｵｰﾄﾄﾞｱ制御器(美和ﾛｯｸ責任範囲外)

ﾙｰﾀ

M2

ML

Raccessﾏﾙﾁﾘｰﾀﾞ
RDML-B01

集合集合玄関機
着荷表示機能付(美和ﾛｯｸ責任範囲外)

K1

ｷｰｽｲｯﾁKS-112宅配宅配ﾎﾞｯｸｽ(美和ﾛｯｸ責任範囲外)

2線変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀ
AD311

着荷HUB
5ﾙｰﾀ

M

管理用PC
ﾍﾞﾙｻⅡﾏﾈｰｼﾞｬｲﾝｽﾄｰﾙ済
別途手配品
※1 ※2

a(F)CPEV-S 1.2-2P
配線距離は表１参照

ﾙｰﾀ
美和ﾛｯｸ用意※1 ※2

b(F)CPEV-S 0.9-4P
配線距離は表２参照

ﾙｰﾀ
お客様手配品※1 ※2

ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB
5ﾎﾟｰﾄ※Gigabit対応品※1 ※2※１：通気性の良い、安定性のある場所に設置してください。
※２：コンセントは抜け止め式を用意してください。

表２

表１
配線距離cde(F)CPEV 0.9-2P
配線距離は100mまで

CPEV-S 0.9-3P(RS-422)
配線距離は表３参照
LANｹｰﾌﾞﾙ(ｽﾄﾚｰﾄ)
Cat5以上
配線距離は100mまで

配線は予備線を含む。
配管・配線・電源は別途工事。

電気錠～制御盤間 (m)電気ｽﾄﾗｲｸ
電気錠
ASE

表３配線距離適用:RDML-B01,RDRS2-B01EU～CMML-220,CMML-221,CMML-321

適用:BAN-DS1,BAN-DS2,BAN-DS2C

リーダ～コントローラ

AUT(A),APPT(A),APBT
AL3M,AL4M ALA,ALG50 AUR(A),APPR(A),APBR
AFF,AFG AUS,ANS
EML600,EML1200,EL-101
ALGT,ALGR,AST,ASR,AD219

線径(mm)

距離(m)0.65 AWG22相当

50(55)

ASZ

配線距離
適用:CMNT-221,CMNT-321,
CMML-221,CMML-321
外部機器～コントローラ配線距離
線径(mm)

距離(m)

DENｺｰﾄﾞ9C(0.3mm 2 )10203040600.9

AWG19相当

100(110)0.65 AWG22相当

1000.65mm

2025506075

1.2

AWG16相当

200(220)

0.9

AWG19相当

300

0.9mm

4040801201201.6

AWG14相当

400(440)

1.2

AWG16相当

500

1.2mm

60601201801802.6

AWG12相当

1000(1100)

1.6

AWG14相当1000

線径※（）内は拡張リーダがある場合の終端の拡張リーダ～コントローラの距離を示します。

マンション共用部（Raccess）2ゲート