１．システム概要

３．外観図

本システムは、電気錠扉１箇所、オートドア制御器２箇所、ＥＬＶ制御器およびメール宅配ボックスを対象とします。
・入館、入室制限を行う電気錠(オートドア)脇にはノンタッチリーダを設置し、登録されたノンタッチキーを認証することで電気錠(オートドア)を解錠します。
また、同時に風除室ではＥＬＶを呼び出します。
・入館、入室制限を行うオートドア脇にはキースイッチを設置し、キースイッチを回すことでオートドアを開扉します。
オートドア制御器およびＥＬＶ制御器には無電圧ａ接点を出力します。
・メール宅配ボックスと連動させることにより、登録されたノンタッチキーでメール宅配ボックスの荷物が取出せます。
インターホン制御器と連動して、入館時に専用の集合玄関機(着荷表示機能付)で登録されたノンタッチキーを認証することにより、メール宅配ボックスに荷物があるかどうか確認できます。
・インターネットに接続される美和ロック製の機器は、MIWA Supportによりファームウェアを最新の状態にアップデートできます。
※他社との連動に関しては、別途打ち合せが必要です。

ベルサⅡアクセスコントローラ

電気錠操作盤DS

1ＢＡＮ－ＤＳ１N（ＭＵＶＲ－ＰＢ２１＋ＭＵＶＲ－ＰＢ２３内蔵）

２２０

ＲＤＮＴ－Ｂ０７Ａ

(81)

６３

220

（１）１Ｆ管理室に、電気錠操作盤(BAN-DS1)を１台設置し、電気錠扉１箇所を制御・監視・操作します。
電気錠操作盤(BAN-DS1)は、
１）電気錠を１回線制御します。
２）扉の状態(扉の開閉、施解錠)を操作盤面上に表示します。
３）盤面操作により、扉(電気錠)を「連続解錠／一回解錠(Ａモード運用時)」できます。
４）火報盤からの火災発報信号により、扉(電気錠)を解錠します。
復旧は、火報入力が切れた後、盤面の操作ボタンを押すことで行います。
５）扉付近に設置されているノンタッチリーダに、登録されたノンタッチキーを認証すると、該当扉(電気錠)が解錠し、扉を開けて、閉めると施錠します。扉を開けなくても、設定時間が経過すると自動的に施錠します。(Ａモード)

ノンタッチリーダ

ＣＭＮＴ－２２１

N2704375

6.526.5（２）１Ｆ管理室に、ベルサⅡアクセスコントローラ（CMNT-221）を１台設置します。
ベルサⅡアクセスコントローラ（CMNT-221）は、
１）ノンタッチキーの登録・抹消や履歴の確認、設定・運用の変更はインターネットを介して美和ロックが用意するサーバー上で行います。
インターネットに接続できる環境とベルサⅡマネージャーが必要となります。
２）ノンタッチリーダからのキーデータを照合し、照合一致結果を外部機器に接点信号(無電圧ａ接点 DC30V 0.3A以内)出力します。
３）ベルサⅡアクセスコントローラ（CMNT-221）１台のコントローラで４台のノンタッチリーダを制御できます。(標準２台)※MUVR-PB21基板内蔵
４）登録（管理）できるノンタッチキーの総数は、最大５００００個です。
５）停電時には作動しませんが、登録されたキーデータが消えることはありません。
６）照合時にキーデータ(ゲート番号+部屋番号+送信機番号)をＲＳ４２２通信で外部機器に３箇所まで出力します。
７）接点増幅基板(MUVR-PB23)に１接点(２接点)入力すると、２接点(各２接点：計４接点)に増幅し出力します。
※MUVR-PB23基板内蔵。
※サーバーに接続するためのローカルIPアドレスの付与、デフォルトゲートウェイ等の現地ネットワーク設定情報について別途打ち合わせが必要です。

屋内壁面露出取付
アウターカバー:ＡＳＡ樹脂、インナーケース：ＡＢＳ樹脂
アイボリー（日塗工 Ｕ２７－９０Ｂ近似色)

取付方法
材
質
仕上
電源
重量

ＡＣ１００Ｖ±１０％
１．２Ｋｇ

縮尺

５０／６０Ｈｚ

２０Ｗ

ＦＲＥＥ

単 位ｍｍ

取付方法
ｶﾊﾞｰ材質ｶﾊﾞｰ仕上電源
重量

壁面露出取付 屋内限定(非防水)AES樹脂
ｱｲﾎﾞﾘｰ色AC100V±10% 50/60Hz 消費電力65W
ＦＲＥＥ
縮 尺
約2.5kg

KW

単位ｍｍ

仕電上源

重量

69
アンテナ受信部：アクリル／プレートパネル：新金属
ブラック

ＣＭＮＴ－２１０、２１１、３１１より供給
約１９０ｇ

縮尺

ＦＲＥＥ

単位ｍｍ通電時施解錠切替型電気錠
AUＡＤ３１１

ＡＵシリーズ

10ＫＳ－１１２Ｗ
5428（４）キースイッチ(KS-112W)を１台設置します。
キースイッチ(KS-112W)は、
１）キーで操作している間、外部機器に信号(無電圧ａ接点 DC24V 0.1A以内)を２接点出力します。

屋内壁面露出取付

取付方法
材
質

２線変換アダプター

キースイッチ（３）非接触式のノンタッチキーによる入館、入室制限およびＥＬＶ、メール宅配ボックスの利用制限を行うところには、ノンタッチリーダ(RDNT-B07A)を設置します。
ノンタッチリーダ(RDNT-B07A)は、
１）登録されたノンタッチキーをかざす(約１～５ｃｍ)ことで、ベルサⅡアクセスコントローラへキーデータを出力します。
２）人体に安全な電磁誘導波を使用します。
３）電波法上の届け出義務は必要ありません。

12043２３０3308158ＡＤ478036φ
ピン配列表（９Ｐ）
Ｎｏ．リード線色

内部回路黄黒ＭＳＷ１赤●ＭＳＷ１：マイクロスイッチ●ＭＳＷ２：マイクロスイッチ
マイクロスイッチ定格
ＤＣ２４Ｖ ２～１００ｍＡ

緑
白

ＭＳＷ２

橙（本図はキースイッチＯＦＦ位置を示す）

単 位

信号名

１２青茶

アクチュエータ

３４－
白－
扉開閉信号

５６橙－

扉開閉信号
－

７８黒－

施解錠信号
－９赤

施解錠信号

アクチュエータ

ピン配列表（２Ｐ）
Ｎｏ．リード線色
１２

白黒

信号名
電気錠ソレノイド
電気錠ソレノイド

54

Ｆ

ＭＡＸ17.6

ＮＯ

Ｏ

Ｆ

170

（５）ベルサⅡマネージャーをインストールした管理用パソコンを美和提供のクラウドサービスへ接続し、操作します。
ベルサⅡマネージャーは、
１）１物件で最大５１２ゲートまで管理できます。
２）利用する各ＩＤキーおよび各ゲートのデータを管理できます。
３）登録した部屋毎に、ゲートの通行許可・不許可や時間帯でのタイムパターンを５パターンまで設定できます。
４）ベルサⅡマネージャーを使用するためには、システムにログインするためのアカウントが必要です。
５）ベルサⅡアクセスコントローラに付属しているＵＳＢ登録リーダをパソコンに差してＩＤ登録することができます。
６）ログをモニターに表示できます。
７）ベルサⅡアクセスコントローラに蓄積された履歴(１台に付き最大５００００件)の保存・表示ができます。
（ベルサⅡマネージャーは、ベルサⅡアクセスコントローラが蓄積したログ(履歴)を取得することができます。
取得したログ(履歴)は、直近1週間に限り画面上に表示したり、ダウンロードすることができます。)
８）部屋情報やＩＤ情報、ログ(履歴)をＣＳＶ形式でファイル出力できます。出力したファイルは、
Microsoft Excel 2007以降で閲覧することができます。
【作動環境】
対応ＯＳ：Windows10Pro（64bit）日本語版、Windows11Pro日本語版
メモリ：8GB以上ストレージ：SSD、空き容量最低3GB以上
ＵＳＢポート ：USB2.0 １系統
ネットワーク ：100BASE以上
ディスプレイ ：1980×1080以上

29

閉扉時メイク105

施錠時メイクｍｍ

単 位ｍｍ

内蔵スイッチにより施工・取付時に・AUT （通電時解錠型電気錠）
・AUTA（通電時解錠型電気錠アンチパニック機能付）
・AUR （通電時施錠型電気錠）
・AURA（通電時施錠型電気錠アンチパニック機能付）へ機能を切り替えることが可能です。

単 位ｍｍ

ノンタッチキー
ＴＬＮＴ－Ｋ０２ＡＰＲ

２．システム系統図※美和提供のｸﾗｳﾄﾞｻｰﾋﾞｽ

８２.３

インターネット４１.４※PC設置拠点は別途打ち合わせ願います

PC

VERSAⅡManagerc

ELV制御器へd

ｲﾝﾀｰﾎﾝ制御器へ

c×2b×4d×2ce

ELV制御器へ

caebcbcbdcb

単e×2ﾙｰﾀeﾙｰﾀ
M

ACGC100V
D種接地

8.4

TLNT-K02A

３０.４<操作時のみ接続>
MIWA Support

HUB

位ｍｍ

着荷5DS

1N

N2

KW 集合

NAUAD

N 宅配NAD※ELV着床

火報入力

１Ｆ

[管理室]

4.[管理室]1.[風除室]2.[ﾒｰﾙ宅配ﾎﾞｯｸｽ]

3.[ﾊﾞｲｸ置場・駐輪場]

凡 例
DS1N2

N

電気錠操作盤
BAN-DS1
ﾍﾞﾙｻⅡｱｸｾｽｺﾝﾄﾛｰﾗ
CMNT-221(MUVR-PB21+
MUVR-PB23内蔵)
ﾉﾝﾀｯﾁﾘｰﾀﾞ
RDNT-B07A

PC

AU

通電時施解錠
切替型電気錠AUｼﾘｰｽﾞ
ｵｰﾄﾄﾞｱ制御器(美和ﾛｯｸ責任範囲外)

ﾙｰﾀ

AD

着荷
集合

集合玄関機
着荷表示機能付(美和ﾛｯｸ責任範囲外)

管理用PC
ﾍﾞﾙｻⅡﾏﾈｰｼﾞｬｲﾝｽﾄｰﾙ済
別途手配品
※1 ※2

M

ﾙｰﾀ

ﾙｰﾀ
美和ロック用意※1 ※2
ﾙｰﾀ
お客様手配品※1 ※2

a(F)CPEV-S 1.2-2P
配線距離は表１参照b(F)CPEV-S 0.9-3P
配線距離は表２参照

c(F)CPEV 0.9-2P
配線距離は100mまで

表１

表２

配線距離

配線距離
適用:RDNT-B07A～CMNT-220,CMNT-221,CMNT-321

適用:BAN-DS1,BAN-DS2,BAN-DS2C
電気錠～制御盤間 (m)電気ｽﾄﾗｲｸ
電気錠
ASE

KW

ｷｰｽｲｯﾁKS-112W

2線変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀ
AD311

宅配HUB

5宅配ﾎﾞｯｸｽ(美和ﾛｯｸ責任範囲外)
ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB
5ﾎﾟｰﾄ※Gigabit対応品※1 ※2※１：通気性の良い、安定性のある場所に設置してください。
※２：コンセントは抜け止め式を用意してください。

注)ﾉﾝﾀｯﾁﾘｰﾀﾞを近接設置する場合、検知距離を確保するため、各ﾘｰﾀﾞは1m以上離して設置してください。

de(F)CPEV-S 0.9-3P(RS-422)
配線距離は表３参照

LANｹｰﾌﾞﾙ(ｽﾄﾚｰﾄ)
配線距離は100mまで

配線は予備線を含む。
配管・配線・電源は別途工事。

表３

線径

リーダ～コントローラ

AUT(A),APPT(A),APBT
AL3M,AL4M ALA,ALG50 AUR(A),APPR(A),APBR
AFF,AFG AUS,ANS
EML600,EML1200,EL-101
ALGT,ALGR,AST,ASR,AD219

配線距離
適用:CMNT-221,CMNT-321,CMML-221,CMML-321

線径(mm)

距離(m)0.65 AWG22相当

50

線径(mm)

距離(m)1000.65 AWG22相当

1002000.9 AWG19相当

300

ASZ

外部機器～コントローラ配線距離

DENｺｰﾄﾞ9C(0.3mm 2 )1020304060

0.9

AWG19相当

0.65mm20255060

75

1.2AWG16相当

0.9mm

404080120120

1.6AWG14相当

400

1.2 AWG16相当

500

1.2mm

6060

120

1801802.6

AWG12相当

1000

1.6 AWG14相当

1000

マンション共用部（ノンタッチ）4ゲート