Clean & Energy-saving technology

ヤマトのろ過装置ラインナップ
YAMATO'S FILTRATION EQUIPMENT LINEUP

ろ過装置早見表
圧力式急速ろ過機
SH1830㎜タイプ
SH2440㎜タイプ

対象施設

対象処理設置スペース

・工業用水道・浄水処理

・小規模水道・排水処理

中・簡易水道（SH2440mmタイプ
はSH1830mmタイプと比較すると胴高SH・上下水道が高くなります。）

・排水処理

重力式急速ろ過機
高速繊維ろ過装置
繊維モジュール1000㎜タイプ
繊維モジュール1500㎜タイプ

・簡易水道

・浄水処理

大・簡易水道及び小・上水道・工業用水道・小規模水道

上水道等の前処理

・簡易水道

・排水処理の 仕上げ・上下水道工程

・排水処理※圧力式急速ろ過機の場合、一般的にはSH1830㎜タイプですが、マンガン砂や活性炭、キレート樹脂等使用によって空間速度SVを小さくして充填ろ材が対象水との接触時間を長く取る場合はSH2440㎜タイプを選定します。

ろ過装置の選定はヤマトにご相談ください。
ろ過装置の導入を検討されている場合は、ぜひヤマトにご相談ください。 様々な調査や試験を行い、最適なろ過装置や凝集剤注入率、ろ材・層厚を選定します。

ジャーテスト

1 YAMATO'SFILTRATION EQUIPMENT

カラム試験

ろ過速度
（LV)

ろ過機におけるろ過する速さのことで、単位時間あたりの通水量をろ過面積で除した値で表現します。

空間速度（SV)

充填材容量を1としたときの通水量を表すもので、充填材が吸着処理するのに必要な時間と解釈す

急速ろ過では一般に120〜150m/日、緩速ろ過では4〜5m/日を標準としています。

ることもできます。空間速度(SV)は流量をろ材体積で除した値で、ろ過速度LVが同じでも空間速度SVが異なれば充填すべき量が変わることを意味します。

残留塩素

除鉄・除マンガン処理
Mn2＋

地下水中の鉄やマンガンは、溶解性の2価の鉄(Fe 2+ )や2価のマンガン(Mn 2＋)として存在するため、汲み上げて直ぐは無色透明の地下水でもしば

Cl 2Cl 2らくすると空 気中の 酸 素 で酸 化され 3 価 の 鉄 ( F e 3 + ) や 4 価 のマンガン

Mn2＋(Mn4+)となって不溶化して着色されます。

Mn2＋

このうち鉄は、残留塩素により容易に酸化されフロック化しますので沈殿・ろ過で処理することが出来ますがマンガンは酸化速度が遅いため容易に除Cl 2去できません。
マンガンはマンガン砂を使用した処理が一般的です。酸化触媒として二酸化マンガンをコーティングしたろ過砂(マンガン砂)を充填したろ過機に次亜塩素酸ナトリウムを注入した原水を通水すると、原水中のマンガンは接触酸化されてマンガン砂表面に酸化物として固定されて除去されます。

活性炭処理

マンガン酸化物

ろ過砂

臭味成分は、活性炭吸着処理を行います。活性炭処理には ❶ ❷ があります。

❶ 活性炭処理槽または圧力式急速ろ過機等に粒状活性炭を充填して吸着処理を行う
常時処理として行われます。吸着処理ですので、適切なSV値を選定する必要があります。

❷ 粉末活性炭を急速ろ過処理の前に入れ処理工程中で吸着処理を行い、凝集沈殿ろ過で濁質と活性炭を同時に除去する

原水の水質が季節的に、または自然災害等により急激に変化する場合の緊急対応としてよく用いられます。
※活性炭処理のみのお問い合わせも承ります。お気軽にご相談ください。

YAMATO'SFILTRATION EQUIPMENT

2

ろ過装置のフロー
FILTRATION EQUIPMENT FLOW

ろ過
砂ろ過

膜ろ過

濁度成分がろ過砂表面に接触し付着し圧力差によって膜に水を通し、懸濁物質ます。表面が濁度成分で覆われるとそのや微粒子等を物理的に分離します。

上から後続粒子が付着することで、粒子の抑留が可能になります。

珪藻 30μm
鉄・アルミのマイクロフロック
5〜10μm

原水

粘土粒子
1〜3μm
クリプトスポリジウム
3〜5μm

ろ過砂
濁度成分
ろ過水

上水用精密ろ過膜 (MF膜) 孔径0.1μm

洗浄
フロックや濁質がろ材に付着し粒子の厚さが増してくると、次第にそれ以上付着ができなくなり限界抑留量に達します。定期的に付着フロックを洗い流す洗浄操作を行う必要があります。

逆洗
表洗
空洗

3 YAMATO'SFILTRATION EQUIPMENT

ろ過装置下方からろ過処理水を逆流させて、砂層厚を20〜30％ほど膨張させたまま洗浄をするものです。
表層ろ過を行う単層ろ過装置の洗浄に有効で、圧力水をろ層表面に噴射することで、表層の濁質剥離効果を促進します。
空気の上昇流により砂粒子に付着した濁質を剥離します。全層ろ過を行う複層ろ過装置の洗浄に有効です。

捨水
濁度の高い初期流出が処理水槽に流入するのを防いだり、ろ層の乱れを安定した状態に戻す工程です。
逆洗が終了し、ろ過開始から数分の間、初期流出※を排出します。捨水が終了したら流路を切替えてから、ろ過水のみを処理水槽に移送し、ろ過再開します。
※ 急速ろ過では、洗浄後のろ過再開初期には、ろ材表面にフロックや濁質が付着していないので抑留性能が悪く、逆洗水の一部も混合するため、初期のろ過水濁度は高くなります。

ろ過再開

対象原水に合わせて適切に洗浄や捨水を行うことが重要です。
適切に運転・維持管理することによって、ろ過機の性能を十分に発揮させ、良質で安全な水質を維持できます。
既存ろ過機の運転方法やろ材のお悩みのご相談も承っております。
詳細は「ろ過機の機能診断・機能改善」パンフレットをご参照ください。

各ろ過装置の特徴をCHECK

P5

圧力式
急速ろ過機

P7

重力式
急速ろ過機

P9

高速繊維ろ過装置

YAMATO'SFILTRATION EQUIPMENT

4圧力式急速ろ過機
1 水処理の各分野に広く適用使用するろ過材や洗浄方法によって、除濁、SS除去、除鉄及び除マンガンを始め、活性炭による色度、臭気の吸着除去やイオン交換樹脂、キレート樹脂による特定金属イオンの選択除去など多目的に利用できます。工業用水道、小規模水道、簡易水道及び、上下水道等、各種浄水プロセスから排水処理まで広く適用します。
D[㎜]

2 工期短縮、省スペース化
水槽等土木構造物が最小限で済み、工場製缶のため工期短縮がンク内でろ過を行うため、全高を低く抑えることができ、省スペース化が図れます。

5 YAMATO'SFILTRATION EQUIPMENT

SH[㎜]できます。
また、ポンプ圧力を利用して鋼板製（SS, SUS）の密閉タ

1

2

ろ過

原 水がろ過 機 上 部か原水

逆洗

逆 洗 水がろ過 機 下 部

らろ過機内に流入し、から流入し、逆洗を行ろ過を行います。処理います。使用した逆洗水が下部から流出しま水がろ過機上部から流す。

出します。

ろ過水

3

逆洗水

4

捨水

原水がろ過機上方から排水

原水ろ過(再開)

捨水から数分後、流路ろ過機内に流入し、ろを切替えてろ過を再開

過を行います。初期流します。

原水

出をろ過水とは別の流路で排出します。

ろ過水

排水

圧力式急速ろ過機
SH2440㎜タイプ 仕様

圧力式急速ろ過機
SH1830㎜タイプ 仕様

型式

処理水量 ※1[m3/h]

ろ過塔寸法
内径D[㎜]

型式

処理水量 ※1[m3/h]

ろ過塔寸法
内径D[㎜]

YPF06

2600

YPF06

2600

YPF085800

YPF085800

YPF1071000

YPF1071000

YPF12111200

YPF12111200

YPF16201600

YPF16201600

YPF2031

2000

YPF20312000

YPF2549

2500

YPF25492500

YPF28612800

YPF28612800

YPF3070

3000

YPF30703000※1 標準ろ過速度240m/日の値（原水水質や使用するろ過材種類により変動します）

YAMATO'SFILTRATION EQUIPMENT6重力式急速ろ過機
1 浄水処理に適用
主に浄水場向けです。洗浄水保有型ろ過装置のため、洗浄は貯留したろ過水を逆流させて実施します。洗浄ポンプなどの付帯設備が少なく敷地面積を有効活用できます。

2 安定した処理性能
洗浄水量を一定に保つ流量調整機構、ろ過開始直後の処理水流路を切り替える捨水機構（スロースターター方式）を標準装備しています。

3 ライフサイクルコストの低減
標準仕様でオールステンレス製です。
ステンレス製のため腐食に強く、塗装が不要なのでライフサイクルコストを低減します。

7 YAMATO'SFILTRATION EQUIPMENT

12

ろ過

逆洗水が自己洗浄
原水

ろ過水

原水が流入し、ろ過を行います。
ろ層を経たろ過水は集水室に入ります。集水室から連通管を通り逆洗貯水槽に入り、ろ過水として流出します。

逆洗水槽から連通管を排水通り、集水室に入ります。逆洗を行い、ろ過槽外に流出します。
逆洗水

34

捨水

原水がろ過機上方流路を切替えてろ過を再開します。

原水

ろ過水

原水入し、ろ過を行 い排水排出します。

(再開)

捨水から数分後、からろ過機内に流集水室内の濁質をろ過

D[㎜]

重力式急速ろ過機 仕様
型式

処理水量 ※2[m3/h]

YGF125〜71200

5000

2.3

YGF1610〜121600

5000

4.0

YGF2320〜252300

5000

8.3

YGF2830〜382800

5000

12.3

YGF32

40〜50

3200

5000

16.1

YGF3650〜633600

5000

20.3

YGF3960〜74

3900

5000

23.9

YGF4370〜90

4300

5000

28.4

YGF4580〜994500

5000

31.8

YGF48

90〜113

4800

5000

36.2

YGF58130〜165

5800

500052.8

ろ過塔寸法
内径D[㎜]
胴高SH[㎜]

自己洗浄水槽[m3]SH[㎜]※2 ろ過速度120〜150m/日の値（原水水質や使用するろ過材種類により変動します）

YAMATO'SFILTRATION EQUIPMENT

8高速繊維ろ過装置
1 水処理の各工程に広く適用
工業用水道、小規模水道、簡易水道及び上水道等の前処理工程や、排水処理の最終仕上げ工程などに適用します。
ろ過材に繊維モジュールを充填したろ過装置。洗浄時は水と併用して空気を使用します。

2 各種水処理装置への組み込みが容易
設置面積は急速ろ過装置の1/4程度となり、施設間のスペースを利用した組み込みが容易です。
膜ろ過装置や上水用紫外線照射装置等の前処理工程に最適です。
精密ろ過用・RO装置・ED装置など膜処理装置の前処理
・水中の微量酸化鉄の除去（鉄の除去）
浄水・工業用水ろ過用・水質変動時や下水への雨水混入予防など非常時の対策
・工場用水の処理
循環・排水ろ過用
使用例

9 YAMATO'SFILTRATION EQUIPMENT

・浄化槽をはじめ各種排水の高度処理用・観賞池、河川水、湖沼水のろ過、循環ろ過12

原水ろ過排水逆洗原水が 流入し、繊処理水と空気が下維の上部から入り部から入り逆洗をろ過を行 い 、ろ過行います。逆洗水

水は下部から流出は上部から排水さします。

れます。
ろ過水

3空気 逆洗水

4原水

捨水

ろ過原水

(再開)

原 水 がろ過 機 上

捨水から数分後、部 から流 入し、ろ流路を切替えてろ過を行いろ過装置過を再開します。

内の濁質を排出しろ過水ます。

ろ過水

排水ろ過水

高速繊維ろ過装置 繊維モジュール
1000㎜シリーズ 仕様
型式※3

処理水量[m3/h]※4

高速繊維ろ過装置 繊維モジュール
1500㎜シリーズ 仕様

ろ過塔寸法
内径D[㎜]

型式※3

処理水量[m3/h]

※5

ろ過塔寸法
内径D[㎜]

YFF□03-101.4〜3.5300

YFF□03-151.4〜5.6300

YFF□04-102.5〜6.2400YFF□05-15

3.9〜15500

YFF□05-10

3.9〜9.8500

YFF□06-15

5.6〜22600

YFF□06-10

5.6〜14600

YFF□09-1513〜50900

ろ過塔材質 ： SUS304

YFF□12-1522〜901200

配 管 材 質 ： SUS304（一部SS）

YFF□14-1530〜123

1400

YFF□16-1540〜160

1600

自 動

弁 ： 空気複作動式又は電動式バタフライ弁（SCS14/EPDM）※3 型式番号□はS（精密ろ過用）、P(浄水・工業用水ろ過用）、R（循環・排水ろ過用）のいずれかを選定※4 ろ過速度480m〜1200m/日の値（原水水質や使用する繊維モジュール種類により変動します）

ろ過塔材質 ： SUS304
配 管 材 質 ： SUS304（一部SS）
自 動

弁 ： 空気複作動式又は電動式バタフライ弁（SCS14/EPDM）※5 ろ過速度480m〜1920m/日の値（原水水質や使用する繊維モジュール種類により変動します）

YAMATO'SFILTRATION EQUIPMENT

10

品 質 保 証 の 国 際 標 準 規 格

環境マネジメントの国際標準規格

ISO9001 認 証 取 得
Certificate Number:32621

ISO14001 認 証 取 得
Certificate Number:34835

認証取得事務所：
環境事業部、大和環境技術研究所、大和分析センター、本社管理本部、東北支店

群馬県前橋市古市町118 〒371-0844 TEL.027-290-1800（代）FAX.027-290-1896 ヤマトホームページ www.yamato-se.co.jp
支店／東京、埼玉、栃木、横浜、千葉、高崎、東北 営業所／軽井沢、伊勢崎、神奈川県央、茨城、太田、東松山、新潟、長野、渋川、川口、多摩、横須賀、滋賀、青森
附属施設／大和環境技術研究所、大和分析センター、教育センター、加工センター、朝倉工場、コンタクトセンター、サポートセンター、プロダクトセンター
カタログ内容のお問い合わせ先：環境事業部

TEL027-290-1821 FAX027-290-1884

2023/06/100