浴槽ろ過設備 衛生管理上の危険部位・注意点と安全対策

2015.7.17
株式会社ヤマトはじめに
弊社は群馬県前橋市に本社を置く、主に空調・衛生，冷凍冷蔵，上下水道設備，建築デザイン等の企画・提案，設計・施工，メンテナンスのワンストップサービスを提供している会社です。
群馬県は草津温泉，富岡製糸場で有名な県でもあります。

私が所属しております温浴事業部は発足後10年が経過し、今までに約100施設の空調・衛生設備の設計・施工およびろ過器・消毒装置の設置実績があります。
また、群馬県衛生環境研究所とレジオネラ属菌、およびその対策の共同研究を継続しております。
その過程で苦い経験もあり、その経験等をお話しすることで少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。
―1―

浴槽ろ過設備の衛生管理上の危険部位・注意点と安全対策―2―

前段(1)全国のレジオネラ症届出件数

浴槽ろ過設備の衛生管理上の危険部位・注意点と安全対策

前段(2)言葉の説明

pH（水素イオン濃度）

濁

中性はpH=7ですが、pHによる塩素系薬剤の消毒効果は、殺菌力の強い濁度は外観による汚染の指標として使用され、濁度が小さい次亜塩素酸（HCLO）と、殺菌力がその1/100程度に過ぎない次亜塩素

プール水・浴槽水は見た目にも清潔感があり、衛生的に管理されている酸イオン（CLO－）の比率により異なります。pH7〜8の間でこの比率ことを伺わせます。

は大きく異なり、塩素の中の次亜塩素酸の占める比率はpH=7で76％あ

濁度に影響を与える懸濁物質（水中に浮遊し、水に溶けない個体粒子）るものが、pH=8で24％にも落ちてしまいます。すなわちプール水、浴に微生物が付着、埋棲すると消毒作用が妨害、低下されます。このことは、槽水がアルカリ性に傾くほど、消毒効果は弱くなります。ちなみに

微生物的安全性を消毒操作だけに頼ることはできなことを示し、pH=6では次亜塩素酸が96.6％を占めますので、酸性に傾くほど消毒効懸濁物質をできるだけ少なくしてから消毒をするのがのぞましい、果は高まります。と言えます。

度

過マンガン酸カリウム消費量
過マンガン酸カリウムを試薬とした水中の有機物量の指標です。

SS（浮遊物質量）

有機物等水中の被酸化物質によって消費されるろ過マンガン酸カ水中に懸濁している不溶解性の粒子状物質リウムの消費量で示されます。このため、かりに有機物が少なくとも、被酸化物質が多く含まれる温泉水等では大きな数値を示します。

一般細菌
水の一般清浄度を示す指標として使用されます。一般細菌として検出

大腸菌群
大腸菌群は、微生物学的汚染、特に糞便による汚染の指標としてされる細菌の多くは、病原菌とは直接関連しませんが、汚染された水ほど多く検出されます。

用いられてます。浴槽水においては、汚水の流入等がない限り、大腸菌群の検出は入浴者による持ち込みを反映しているものと考えられます。

―3―

浴槽ろ過設備の衛生管理上の危険部位・注意点と安全対策―4―

前段(3)レジオネラ属菌の増殖

浴槽ろ過設備の衛生管理上の危険部位・注意点と安全対策

東京都健康安全センター多摩支所 微生物研究科

前段(4)文献内容の紹介

水処理技術Vol.45No.2(2004)より抜粋■遊離残留塩素濃度0.7mg/Lとなっていた施設でもレジオネラが検出された。

■このことは、レジオネラが水中の有機固形物に付着した状態で浮遊しており、塩素の殺菌効果が妨害されたものと考える。
厚生労働省が遊離塩素濃度のガイドラインとしている0.2mg/Lから0.4mg/Lの濃度で管理されていた施設は45施設（17.0％）であったが、レジオネラ属菌は17施設（37.8％）から検出された。さらには、0.5mg/Lから1.5mg/Lを保っていた71施設でも19施設（26.8％）から レジオネラ属菌が検出された。

―5―

浴槽ろ過設備の衛生管理上の危険部位・注意点と安全対策―6―

循環式浴槽の危険部位と対策（ろ過器①）

浴槽ろ過設備の衛生管理上の危険部位・注意点と安全対策

ろ材の構成

循環式浴槽の危険部位と対策（ろ過器②）

積層ろ過器の致命的欠点―7―

浴槽ろ過設備の衛生管理上の危険部位・注意点と安全対策

循環式浴槽の危険部位と対策（ろ過器③-1）宮崎県条例
ろ過器は1週間に1回以上、逆洗浄等の適切な方法で汚濁物質等を排除すること1週間に1回の逆洗浄でＯＫ？

上表の施設は1日3回逆洗浄―8―

浴槽ろ過設備の衛生管理上の危険部位・注意点と安全対策―9―

循環式浴槽の危険部位と対策（ろ過器③-2）

浴槽ろ過設備の衛生管理上の危険部位・注意点と安全対策
レジオネラ問題の本質（オピニオンリーダーの見解）―10―

循環式浴槽の危険部位と対策（ろ過器④-1）

浴槽ろ過設備の衛生管理上の危険部位・注意点と安全対策
レジオネラ問題の本質（オピニオンリーダーの見解）―11―

循環式浴槽の危険部位と対策（ろ過器④-2）

浴槽ろ過設備の衛生管理上の危険部位・注意点と安全対策―12―

循環式浴槽の危険部位と対策（ろ過器⑤）

浴槽ろ過設備の衛生管理上の危険部位・注意点と安全対策

循環式浴槽の危険部位と対策（ろ過器⑥）

施設でできるろ過器の消毒・洗浄方法（ろ過器内を50mg/lの塩素とエアレーションによる攪拌効果により消毒洗浄）※鉄製のろ過器等、腐食の恐れがあるときは塩素濃度を下げて実施してください※次亜塩素酸ナトリウム(12%)投入量の計算
50mg/l（g/㎥) × ろ過器内水量(㎥) × 100/12= 次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ投入量(g≒ml）① ろ過器を停止。

⑨ ブロアーポンプをろ過ポンプ〜ろ過器までの配管にあるタッピングに接続② ヘアキャッチャー前後のバルブ（ﾊﾞﾙﾌﾞ1、ﾊﾞﾙﾌﾞ2）を閉⑩ ブロアーポンプ接続タッピングからろ過器までの配管にあるバルブ（ﾊﾞﾙﾌﾞ1)を開③ ヘアーキャッチャーに次亜塩素酸ナトリウムをろ過器内が塩素濃度20mg/になる量を投入※ヘアキャッチャー手前のバルブ（ﾊﾞﾙﾌﾞ2）が閉まっているのを確認⑪ ブロアーポンプを稼動。ろ過器内にエアーを吹き込み、ろ過器内をエアー撹拌。
（30分程度） ※バルブ4の調整必要④ ろ過器五方弁ポジションを逆洗ポジションとする。

⑫ ブロアーポンプを停止。

⑤ 排水バルブ3を開け、ろ過器内の水を若干排水する。

⑬ ヘアキャッチャー手前（ろ過戻り管）のバルブ２を開け、⑥ ヘアーキャッチャー前後のバルブ（ﾊﾞﾙﾌﾞ1、ﾊﾞﾙﾌﾞ2）を開通常の逆洗・洗浄を行って終了。

⑦ ろ過ポンプを10秒程度稼動して塩素をろ過器内に移送⑧ ヘアーキャッチャー手前（ろ過戻り管）のバルブ２を閉―13―

浴槽ろ過設備の衛生管理上の危険部位・注意点と安全対策―14―

循環式浴槽の危険部位と対策（連通管①）

浴槽ろ過設備の衛生管理上の危険部位・注意点と安全対策

循環式浴槽の危険部位と対策（連通管②）

男・女浴槽を別々に洗浄するのが理想。
※ゆっくりした流量だと洗浄効果が劣るため「連通管に水抜バルブを設けて、排水できるようにしておく。」といった指導も聞くが、経験的には殆ど効果はない。

―15―

浴槽ろ過設備の衛生管理上の危険部位・注意点と安全対策―16―

循環式浴槽の危険部位と対策（回収槽）

浴槽ろ過設備の衛生管理上の危険部位・注意点と安全対策

循環式浴槽の危険部位と対策（配管洗浄）

宮崎県条例：循環配管は、1週間に1回以上、適切な消毒方法で生物膜を除去すること。

では、どうやって？
＜参考：静岡県条例＞
1週間に1回以上、浴槽水の遊離残留塩素濃度を1Ｌ中10ｍｇ以上50ｍｇ以下とし、2時間以上循環させた後、中和処理して排出する。
＜弊社のおすすめ＞
遊離残留塩素濃度10ｍｇ/L（汚れが多い時は20ｍｇ/L）で2時間循環させた後、中和処理して排水―17―

浴槽ろ過設備の衛生管理上の危険部位・注意点と安全対策―18―

消毒剤とｐＨの関係①

浴槽ろ過設備の衛生管理上の危険部位・注意点と安全対策

5連ジェットノズル内面―19―

その他の危険部位（ジェットノズルプレート）

浴槽ろ過設備の衛生管理上の危険部位・注意点と安全対策―20―

その他の危険部位（自動残留塩素濃度計）

浴槽ろ過設備の衛生管理上の危険部位・注意点と安全対策

その他の危険部位（吐水口）

事例1

事例2

事例3（設計上の問題）
吐水口内の清掃ができない
バイオフィルムの堆積が防げない
湯溜りができないようにすること―21―

浴槽ろ過設備の衛生管理上の危険部位・注意点と安全対策

浴槽のコンクリート躯体と石との間の隙間処理

経験のない施工会社は隙間処理を行わない「す」ができた状態で死水ゾーンとなる
大量のレジオネラ属菌が発生
消毒では手の打ちようがなくなる―22―

浴槽ろ過設備の衛生管理上の危険部位・注意点と安全対策―23―

その他の危険部位（掛流し浴槽-1）

浴槽ろ過設備の衛生管理上の危険部位・注意点と安全対策―24―

その他の危険部位（掛流し浴槽-2）

浴槽ろ過設備の衛生管理上の危険部位・注意点と安全対策―25―

その他の危険部位（掛流し浴槽-3）

浴槽ろ過設備の衛生管理上の危険部位・注意点と安全対策

アンモニアを含む浴槽水の消毒

弊社が行っていること
所轄保健所担当者に総塩素管理の了解をいただく

しばらく継続して菌（レジオネラ属菌，大腸菌群，一般細菌）の発生状況を監視し、最も適した総残留塩素濃度を確定する。

―26―

浴槽ろ過設備の衛生管理上の危険部位・注意点と安全対策―27―

拭取り検査でわかる危険部位①

浴槽ろ過設備の衛生管理上の危険部位・注意点と安全対策
男陰性

女陰性

ｼﾞｪｯﾄﾊﾞｽ①

男

陽性（100）女

陽性（100）ｼﾞｪｯﾄﾊﾞｽ②ｵｰﾊﾞｰ側溝男陰性

女陰性

男陽性（20,000）

女

陽性（ 1,800）

男

陽性（ 4,100）

女

陽性（ 2,100）

男陰性

ｼﾙｸの湯壺湯うたた寝湯框

ｼﾙｸの湯女陽性（100）―28―

拭取り検査でわかる危険部位②

浴槽ろ過設備の衛生管理上の危険部位・注意点と安全対策

拭取り検査でわかる危険部位③陽性（200000CFU以上）

ｼｪｲﾌﾟｱｯﾌﾟﾊﾞｽ（男）
オーバー側溝ｼｪｲﾌﾟｱｯﾌﾟﾊﾞｽ（女）

陽性（1000CFU）

ｼｪｲﾌﾟｱｯﾌﾟﾊﾞｽ（男）

陽性（800CFU）

ジェットノズル
化粧ｶﾊﾞｰ裏
ｼｪｲﾌﾟｱｯﾌﾟﾊﾞｽ（女）

陽性（300CFU）

ｼﾞｪｯﾄﾊﾞｽ（男）

陰性

ｼﾞｪｯﾄﾟﾊﾞｽ（女）

浴槽壁面
水際（ｺｰｷﾝｸﾞ部分）

ｼﾞｪｯﾄﾊﾞｽ（男）
ジェットノズル
化粧ｶﾊﾞｰ裏ｼﾞｪｯﾄﾟﾊﾞｽ
（女）陽性（2000CFU以上）
陽性（11000CFU）
陽性（2000CFU）（※1・・・部位により拭き取り面積が異なりますので、レジオネラ属菌数はあくまでも参考値とお考えください。

―29―

ｺｰｷﾝｸﾞ

浴槽ろ過設備の衛生管理上の危険部位・注意点と安全対策
電気風呂（男）陰性
電極板裏陽性（200CFU）

電気風呂（女）WF-2
ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ水槽

内壁面

陰性

WF-2
ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ水槽

水位電極

陰性

WF-2
ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ水槽

塩ビﾎﾞﾙﾄｶﾊﾞｰ

陽性（200000CFU以上）

WF-6ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ水槽

温泉流入口

陽性（2000CFU）―30―

拭取り検査でわかる危険部位④

浴槽ろ過設備の衛生管理上の危険部位・注意点と安全対策

拭取り検査でわかる危険部位⑤（1）浴槽水レジオネラ検査結果
レジオネラ属菌 (CFU/100ml)
採水箇所

2013/3/11

2013/5/20

2013/6/24

2013/7/1

2013/7/17

2013/7/23

2013/7/30

ｱﾄﾗｸｼｮﾝﾊﾞｽ（男）

10未満

10未満

10未満

10未満10未満

10未満

10未満

ｱﾄﾗｸｼｮﾝﾊﾞｽ（女）10未満

1010未満

10未満

10未満

10未満

10未満

（2）拭取り検査結果
拭取り箇所箇所部位

拭取り状況

レジオネラ属菌2013/3/12

2013/5/21

2013/6/25

2013/7/2

2013/7/17

2013/7/23

2013/7/30

陽性（10000CFU以上）

陽性（5500CFU）

陰性

陰性

陽性（12100CFU）

陽性（4600CFU）

陽性（20000CFU以上）

ｱﾄﾗｸｼｮﾝﾊﾞｽ
（女）

陰性

陽性
（20000CFU以上）-----

ｱﾄﾗｸｼｮﾝﾊﾞｽ
（男）

陰性

陰性

陰性

陰性

-

陰性

陽性
（100CFU）

陰性

陰性-----

陰性

陰性

陰性

陰性

-

陰性

陽性
（100CFU）

ｱﾄﾗｸｼｮﾝﾊﾞｽ
（女）

陰性

陰性

----

-

ｱﾄﾗｸｼｮﾝﾊﾞｽ
（男）

陰性

陰性

陰性

陰性

-陰性

陰性

ｱﾄﾗｸｼｮﾝﾊﾞｽ
（女）

陰性

陰性-----

ｱﾄﾗｸｼｮﾝﾊﾞｽ
（男）

陰性陰性陰性

陰性-陰性

陰性

陰性

陰性-----

ｱﾄﾗｸｼｮﾝﾊﾞｽ
（男）ｼﾞｪｯﾄﾉｽﾞﾙ

ｱﾄﾗｸｼｮﾝﾊﾞｽ
（女）

ｵｰﾊﾞｰ側溝蓋

ｱﾄﾗｸｼｮﾝﾊﾞｽ
（男）
浴槽框下部

水位計

ｴｱｰ吸込みｱﾄﾗｸｼｮﾝﾊﾞｽ
（女）

―31―

浴槽ろ過設備の衛生管理上の危険部位・注意点と安全対策

拭取り検査でわかる危険部位⑥（1）浴槽水レジオネラ検査結果
レジオネラ属菌 (CFU/100ml)
採水箇所

2013/3/11

2013/5/20

2013/6/24

2013/7/1

2013/7/17

2013/7/23

2013/7/30

ｼﾙｸ風呂（男）

10未満

10未満

10未満

10未満

10未満

10未満

10未満

ｼﾙｸ風呂（女）

10未満

10

10未満

10未満

10未満

10未満

10未満

（2）拭取り検査結果
拭取り箇所
箇所

部位

レジオネラ属菌

拭取り状況
2013/3/12

2013/5/21

2013/6/25

2013/7/2

2013/7/17

2013/7/23

2013/7/30

陽性（9400CFU）

陽性（2100CFU）

陰性陽性（20000CFU以上）-

陰性

陽性（400CFU）

ｼﾙｸ風呂（女）

陰性陽性（20000CFU以上）-----

ｼﾙｸ風呂（男）

陰性

陰性

陰性

陽性（20000CFU以上）

-

陰性

陰性

ｼﾙｸ風呂（女）

陰性

陰性-

陰性
0CFU

---

ｼﾙｸ風呂（男）陽性（1900CFU）

陽性（300CFU）

陰性

陽性（4100CFU）

-

陰性

陰性

陰性

陽性（100CFU）

-

陰性
1CFU

-

--

ｼﾙｸ風呂
（男）
踏み台裏

ｵｰﾊﾞｰ側溝

ｼﾙｸ風呂（女）ｵｰﾊﾞｰ側溝蓋―32―

浴槽ろ過設備の衛生管理上の危険部位・注意点と安全対策

その他アイデア

弱酸性の塩素剤のため肌への刺激が少なく、老人保護施設のお風呂には良いのかもしれません。

―33―

浴槽ろ過設備の衛生管理上の危険部位・注意点と安全対策

―34―

まとめ

浴槽ろ過設備の衛生管理上の危険部位・注意点と安全対策

保健所担当者様へのお願い新店計画時のオーナー，設計事務所，施工会社との打合わせに際して＜設計前もしくは設計中＞● レジオネラ症患者数（届出件数）の実態を知らせていただきたい。
誰も実態がわかっていない● 条例中のあいまいな文言に対し、具体的な指示をお願いしたい。
● 本日の内容も含めて、できればマニュアル化していただき施工上の注意点として渡していただきたい。
＜オープン前＞● 施設従業員，設計事務所，施工会社に対し運営上の注意点の講習会を開いていただきたい。

―35―

浴槽ろ過設備の衛生管理上の危険部位・注意点と安全対策

消毒システムヤマトの取り組み

ろ過システム
産官学連携による発想の異なるろ過システムの開発
平成27年度中

根本的対策
消毒頼みでなくレジオネラ属菌の出現しづらい浴槽水技術の開発―36―