VTBシリーズ

逆V

三 単相50 / 60
Hz

B種

F種

STB

H種

逆V乾式複巻変圧器（Dry-type Insulation V Transformer）

シリーズ

三単スコットX250 / 60
Hz

B種

F種

H種

スコット乾式複巻変圧器（Dry-type Insulation Scott connection Transformer）

準拠規格● 三相入力から単相出力を行う絶縁トランス● オプション品ラインナップ豊富。
（ 専用屋内ケースも御座います。）

Standard

JIS C5310-1997/JIS C6436-1995(1k、3kVA）
JEC-2200-2014（ 5k〜50kVA）
JEM 1310-2001(10k〜50kVA）

絶縁種別

B種（1kVA）、F種（3kVA〜7.5kVA）、逆V（3/1φ）

相数

スコット（3/2φ）

50/60Hz

周波数50/60Hz● 三相入力から単相出力（2系統）を行う絶縁トランス

絶縁種別

B種（1kVA）、F種（3kVA〜7.5kVA）、● フレームアース標準装備

相数

周波数

● RoHS2対応品● フレームアース標準装備

準拠規格

JIS C5310-1997/JIS C6436-1995(1k、3kVA）
JEC-2200-2014（ 5k〜50kVA）
JEM 1310-2001(10k〜50kVA）

Standard

Class

Phase

Frequency● オプション品ラインナップ豊富。
（ 専用屋内ケースも御座います。）● RoHS2対応品

Class

H種（10kVA〜）

Phase

Frequency

H種（10kVA〜）

O形

O形

U形

VTB
シリーズ

オプション及び型式選定方法
型式①容量②静電シールド→S⑤サーマルプロテクタ→F

VTB-①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩-⑪⑨屋内ケース→P(据置) or R(キャスター) ⑩屋外ケース→ P34(IP34準拠)

210

二次電圧
（V）

200-100V(1φ3W)

210-105V(1φ3W)

200-100V(1φ3W)

210-105V(1φ3W)

201V

211W

051V

051W

電圧番号

Voltage No.

型式

Model

励磁突入
電流倍率（倍）寸 法（mm）
容量（kVA）

型式①容量②静電シールド→S⑤サーマルプロテクタ→F

STB-①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩-⑪④熱帯処理仕様→M⑦ダイヤル温度計→D⑧ブレーカ→V1(一次側のみ)or V2(二次側のみ)or V3(一次側二次側両方)

オプション⑨屋内ケース→P(据置) or R(キャスター) ⑩屋外ケース→ P34(IP34準拠)

一次電圧
（V）

200

210

二次電圧
（V）

200-100V(1φ3W)

210-105V(1φ3W)

200-100V(1φ3W)

210-105V(1φ3W)

201V

211W

051V

051W

Primary③アース端子→E⑥防振ゴム→G

400/420/440

⑪電圧番号

励磁突入
電流倍率（倍）寸 法（mm）
容量（kVA）

50Hz

VTB-1000-201V VTB-1000-211W

VTB-1000-051V VTB-1000-051W

1260 140 185 135 220 10×20520O形

3120STB-1000-201V STB-1000-211W

STB-1000-051V STB-1000-051W

1260 140 185 135 220 10×20520O形

3219VTB-3000-201V VTB-3000-211W

VTB-3000-051V VTB-3000-051W

3270 140 235 165 285 10×20542O形

2416STB-3000-201V STB-3000-211W

STB-3000-051V STB-3000-051W

3270 140 220 170 270 10×20538O形

2113VTB-5000-201V VTB-5000-211W

VTB-5000-051V VTB-5000-051W

5330 170 260 175 340 11×20560O形

2013STB-5000-201V STB-5000-211W

STB-5000-051V STB-5000-051W

5330 170 250 175 330 11×20565O形

2114VTB-7500-201V VTB-7500-211W

VTB-7500-051V VTB-7500-051W

7.5360 250 300 195 350 11×20680O形

3121STB-7500-201V STB-7500-211W

STB-7500-051V STB-7500-051W

7.5390 250 305 195 350 11×20675

O形

2618VTB-010-201V

VTB-010-211W

VTB-010-051V

VTB-010-051W

10360 250 330 215 370 11×20695

O形

3424

STB-010-201V

STB-010-211W

STB-010-051V

STB-010-051W

10390 250 335 215 370 11×20685O形

3222VTB-015-201V

VTB-015-211W

VTB-015-051V

VTB-015-051W

15390 250 375 220 460 13×258135

O形

3122STB-015-201V

STB-015-211W

STB-015-051V

STB-015-051W

15420 250 340 220 455 13×258125

O形

2818

VTB-020-201V

VTB-020-211W

VTB-020-051V

VTB-020-051W

20460 300 385 225 475 15×308160

O形

2316STB-020-201V

STB-020-211W

STB-020-051V

STB-020-051W

20500 300 380 225 465 15×308165

O形

2316

VTB-030-201V

VTB-030-211W

VTB-030-051V

VTB-030-051W

30500 300 470 255 480 15×308210

O形

1712STB-030-201V

STB-030-211W

STB-030-051V

STB-030-051W

30530 300 430 255 465 15×308215

O形

2014VTB-040-201V

VTB-040-211W

VTB-040-051V

VTB-040-051W

40680 350 480 230 560 17×3010280

O形

149STB-040-201V

STB-040-211W

STB-040-051V

STB-040-051W

40710 350 430 230 545 17×30

10285

O形

1510

VTB-050-201V

VTB-050-211W

VTB-050-051V

VTB-050-051W

50

680 350 515 265 560 17×30

10330

O形

1813

STB-050-201V

STB-050-211W

STB-050-051V

STB-050-051W

50710 350 475 265 545 17×30

10340

O形

1611LLp

W

Wp

H

φA×B

接地
端子E 質量（M） （kg）

50Hz

60Hz

Secondary

電圧番号

Voltage No.

※標準電圧以外のトランスも製作可能です。ご希望の際はお問い合わせください。 ※一次側三相電源の電流バランスがU:V:W=1:2:1となります。
41

オプション及び型式選定方法

取付穴

Secondary

400/420/440

シリーズ

⑪電圧番号

取付穴

200

STB

④熱帯処理仕様→M⑦ダイヤル温度計→D⑧ブレーカ→V1(一次側のみ)or V2(二次側のみ)or V3(一次側二次側両方)

オプション

一次電圧（V）
Primary③アース端子→E⑥防振ゴム→GU形※突入電流倍率は代表値であり、保証値ではありません。

型式

ModelL

Lp

W

Wp

H

φA×B

接地
端子E 質量（M） （kg）

60Hz

※標準電圧以外のトランスも製作可能です。ご希望の際はお問い合わせください。 ※突入電流倍率は代表値であり、保証値ではありません。
42