―記 者 発 表 資 料―
令 和 元 年 10 月 30 日
日本下水道事業団

ＪＳ新技術Ⅰ類に１技術を選定―セラミック平膜により省エネと流入水量変動への対応を可能とした MBR システム！―

日本下水道事業団（JS）では、地方公共団体の多様なニーズに応える新たな技術を積極的に下水道事業へ活用する観点から、受託建設事業に新技術を円滑に導入することを目的として、『新技術導入制度』を運用しています。
この度、本制度により、新たに下記の１技術を新技術Ⅰ類に選定しました。
JS は、今後も最適かつ信頼性の高い、低コストな技術の開発・実用化を図って参ります。

記【令和元年 9 月 4 日 新技術Ⅰ類選定】
技術名：セラミック平膜を用いた省エネルギー型 MBR システム
開発者：JS、飯能市、㈱明電舎
概

要：本技術は、膜にセラミック製の平膜を使用した MBR システムです。セラミック製の膜（アルミナを主成分とする無機膜）は、親水性（水に馴染みやすく汚れが付きにくく、はがれやすい性質）で、堅牢性と高い耐薬品性を有しています。その特徴を活かすことで、逆圧洗浄と定期的な薬品洗浄により、膜洗浄空気量の削減による省エネルギー化を実現するとともに、時間変動や降雨等を想定した一時的な流入水量の増加時にも安定的に膜処理を行うことが可能となりました。

※当制度で選定した新技術は、JS の受託建設事業における適用性を有していることを確認したもので、JS の受託建設事業以外の場合における性能等を評価したものではありません。

＜問い合わせ先＞
TEL：03-6361-7849 技術戦略部 次長 橋本 敏一

別紙選定した JS 新技術一覧（Ⅰ類）
類型

選定日

Ⅰ

平成 24 年
5月7日

ｱﾅﾓｯｸｽ反応を利用した窒素除去技術

JS、大阪市、(株)ﾀｸﾏ、(株)日立ﾌﾟﾗﾝﾄﾃ
ｸﾉﾛｼﾞｰ、ﾒﾀｳｫｰﾀｰ(株)Ⅰ

平成 24 年
5月7日

高速吸着剤を利用したﾘﾝ除去・回収技術

JS、旭化成ｹﾐｶﾙｽﾞ(株)Ⅰ

平成 24 年7 月 20 日

循環型多層燃焼炉

JS、ﾒﾀｳｫｰﾀｰ(株)Ⅰ

平成 25 年3 月 26 日

熱改質高効率嫌気性消化ｼｽﾃﾑ

JS、三菱化工機(株)Ⅰ

平成 25 年7 月 26 日

担体充填型高速ﾒﾀﾝ発酵ｼｽﾃﾑ

JS、ﾒﾀｳｫｰﾀｰ(株)Ⅰ

平成 25 年7 月 26 日

圧入式ｽｸﾘｭｰﾌﾟﾚｽ脱水機（Ⅲ型）

JS、(株)石垣Ⅰ

平成 26 年7 月 30 日

OD 法における二点 DO 制御ｼｽﾃﾑ

JS、高知大学、前澤工業(株)Ⅰ

平成 26 年
10 月 6 日

担体投入活性汚泥法（ﾘﾝﾎﾟｰﾌﾟﾛｾｽ）

JS、（株）西原環境Ⅰ

平成 26 年
12 月 16 日

ｺﾞﾑﾒﾝﾌﾞﾚﾝ式超微細気泡散気装置

JS、JFE ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株)、三菱化工機(株)、(株)西原環境Ⅰ

平成 27 年6 月 26 日

圧入式ｽｸﾘｭｰﾌﾟﾚｽ脱水機（Ⅳ型）
による濃縮一体化脱水法

JS、(株)石垣Ⅰ

平成 27 年
11 月 4 日

後注入 2 液型ﾍﾞﾙﾄﾌﾟﾚｽ脱水機

JS、ﾒﾀｳｫｰﾀｰ(株)Ⅰ平成 28 年
5 月 31 日

階段炉による電力創造ｼｽﾃﾑ

JS、(株)ﾀｸﾏ

Ⅰ

平成 28 年
9月8日

下部ｺｰﾝ型鋼板製消化ﾀﾝｸ

JS、月島機械(株)Ⅰ

平成 28 年
10 月 12 日

難脱水性汚泥対応型ﾍﾞﾙﾄﾌﾟﾚｽ脱水機

JS、住友重機械ｴﾝﾊﾞｲﾛﾒﾝﾄ(株)Ⅰ

平成 29 年2 月 15 日

下水汚泥由来繊維利活用ｼｽﾃﾑ

JS、(株)石垣Ⅰ

平成 29 年3 月 23 日

最終沈殿池用傾斜板沈殿分離装置

JS、(公財)愛知水と緑の公社、積水ｱｸｱｼｽﾃﾑ(株)Ⅰ

平成 29 年3 月 23 日

単槽式 MBR と高速凝集沈殿法による仮設水処理ﾕﾆｯﾄ

JS、(株)日立製作所、(株)日立ﾌﾟﾗﾝﾄｻｰ
ﾋﾞｽⅠ

平成 29 年5 月 31 日

破砕・脱水機構付垂直ｽｸﾘｭｰ式除塵機

JS、住友重機械ｴﾝﾊﾞｲﾛﾒﾝﾄ(株)全速全水位型横軸水中ﾎﾟﾝﾌﾟ

JS、(株)石垣Ⅰ

平成 29 年6 月 21 日（平成 31 年 2月 12 日変更）

技術名

開発者

Ⅰ

平成 30 年1 月 24 日

多重板型ｽｸﾘｭｰﾌﾟﾚｽ脱水機-Ⅱ型

JS、ｱﾑｺﾝ(株)Ⅰ

平成 30 年1 月 24 日

高濃度対応型ろ過濃縮・中温消化ｼｽﾃﾑ

JS、月島機械(株)Ⅰ

平成 30 年
11 月 14 日

回転加圧脱水機Ⅲ型

JS、巴工業(株)別紙Ⅰ

平成 31 年2 月 12 日

多段最適燃焼制御付気泡流動炉

JS、三菱重工環境・化学エンジニアリ
ング (株)

Ⅰ

平成 31 年2 月 12 日

二段燃焼式旋回流動炉

JS、水 ing エンジニアリング (株)

Ⅰ

令和元年
9月4日

セラミック平膜を用いた省エネルギー型 MBR システム

【新規】 JS、飯能市、（株）明電舎

選定した JS 新技術一覧（Ⅱ類およびⅢ類）
類型

選定日

技術名

開発者

Ⅱ

平成 24 年
5月7日

多層燃焼流動炉

東京都下水道局、ﾒﾀｳｫｰﾀｰ(株)Ⅱ

平成 24 年
5月7日

過給式流動燃焼ｼｽﾃﾑ(独)土木研究所、(独)産業技術総合研究所、月島機械(株)、三機工業(株)Ⅱ

平成 26 年6 月 10 日

気泡式高効率二段焼却炉(株)神鋼環境ｿﾘｭｰｼｮﾝ、(公財)日本下水道新技術機構

Ⅱ

平成 26 年6 月 10 日

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型鋼板製消化ﾀﾝｸ(株)神鋼環境ｿﾘｭｰｼｮﾝ、(公財)日本下水道新技術機構

Ⅱ

平成 26 年
11 月 28 日

担体利用高度処理ｼｽﾃﾑ（ﾊﾞｲｵﾁｭｰﾌﾞ）川崎市、JFE ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株)Ⅲ

平成 24 年
5月7日

高効率二段燃焼汚泥焼却炉(株)神鋼環境ｿﾘｭｰｼｮﾝ

Ⅲ

平成 25 年3 月 26 日

高速砂ろ過ｼｽﾃﾑ（高速上向流移床型砂ろ過）(株)ﾀｸﾏ【新技術の分類】
新技術Ⅰ類 ： JS が単独または共同研究により開発した技術
新技術Ⅱ類 ： 国、自治体等の公的機関が開発（民間との共同研究も含む）した技術で、JS が実施設適用性を確認したもの
新技術Ⅲ類 ： 上記以外の者が開発した技術で、JS が実施設適用性を確認したもの

セラミック平膜を用いた省エネルギー型MBRシステム
開発者：日本下水道事業団、飯能市、株式会社明電舎《背景》
MBRシステムは、コンパクトな施設で⾼度処理が可能な⽔処理技術として既に多く実⽤化されているが、更なる処理コストの削減や⼀時的な流⼊⽔量の増⼤時における安定的な処理性能が求められる。

《技術概要》
セラミック平膜（アルミナを主成分とする無機膜）を使⽤することにより、省エネルギー化と流⼊⽔量変動への対応を可能とする省エネルギー型MBRシステム
省エネルギー型MBRフロー図

膜の概要
膜ユニット

① 膜⾯洗浄空気量の削減

セラミック平膜

流入下水(スクリーン処理後)

H 3,280mm

T 12mm膜ユニット② 補助散気空気量の削減③ ⽔量変動対応《技術の特徴》①【省エネ】膜の堅牢性と耐薬品性を活かした逆圧洗浄と定期的な薬液洗浄による曝気洗浄空気量の削減②【省エネ】低MLSS濃度(8,000mg/L)・DO⼀定制御(設定値0.8mg/L）運転による補助散気空気量の削減③【⽔量変動】フラックス※を⼀時的に上昇させる「ピークフラックス運転」により、⽔量変動へ対応
ピークフラックス運転の範囲※フラックス︓単位膜⾯積当たりの処理⽔量
時間変動想定︓ 1⽇の平均⽔量に対するピーク⽐1.4倍を1⽇に2回、それぞれ4時間継続
降⾬変動想定（⻑時間） ︓ ⽇最⼤汚⽔量の2.0倍を24時間継続
降⾬変動想定（短時間） ︓ ⽇最⼤汚⽔量の3.0倍を週に2回、それぞれ4時間継続《適⽤範囲》
対象下⽔

家庭汚⽔を主体とした都市下⽔

処理規模

限定しない

⽣物処理⽅式

循環式硝化脱窒法との組合わせに限る

流⼊⽔温

最低⽔温※13℃以上 ※⽉平均⽔温の年間最低値

⽔量変動

⼩規模（200〜3,000m3/⽇）︓流量調整タンク等により⽔量変動の平準化を前提とする
中⼤規模（＞3,000m3/⽇） ︓ピークフラックス運転等による対応を検討する《導⼊効果》
省エネルギー運転の実現

曝気量を削減することにより省エネルギー化を実現（消費電⼒量0.4kWh/m3以下※）※共同研究における処理能⼒5,000m3/⽇の条件において⼀時的な流⼊⽔量増への対応が可能

降⾬等による⼀時的な流⼊⽔量の増⼤時に対しても、安定した膜処理が可能