2024-05

Rev.

CC-2768

现有装置的电量监控2

多功能电量变换器
超小型！ 柜中只要略有空隙，即可轻松加装。

在全球倡导碳中和的时代，测量每个产品的 CO� 排放量是必然趋势。

多功能电量变换器，超小型端子台设计只占用少量柜内空间，新装设备自不必说，现有设备或生产线上也能后期追加安装，带 Modbus 通信可以测量蓄电量，实现精准测量。

新产品

机型：M��EXWTU

机型：M��XWTU

可测量 CO� 排出量（电量换算值）可测量 CO� 排出量（电量换算值）最大电压输入为 ���V AC

最大电压输入为 ���V AC

带 Modbus 通信

输出为 Modbus 通信、各种电量脉冲 � 点

单相支持 � 回路、单相 � 线和
三相 � 线支持 � 回路
支持三相 � 线式接线配备 OLED 显示屏

详情请参阅第 � 页。

带 Modbus 通信

输出为 Modbus 通信、各种电量脉冲 � 点

单相支持 � 回路、单相 � 线和
三相 � 线支持 � 回路
支持三相 � 线式接线

机型：M�XWTU

机型：M�XWT带 Modbus 通信

可从 Modbus 通信、模拟量输出 、各种电量脉冲 /报警输出、中选择任意一输出
最大电压输入为 ���V AC

电量测量值 ��� 要素（三相 � 线式时）带 Modbus 通信

输出为 Modbus 通信

最大电压输入为 ���V AC

电量测量值为除高谐波外的
��� 要素（三相 � 线式时）详情请参阅第 � 页。

MG CO., LTD.
(formerly M-System Co., Ltd.)
www.mgco.jp

设

置

小型设计

多功能电量变换器深度仅为 ��mm（M��EXWTU 为 ��mm），可与 JIS 协议型尺寸的设备并列安装在断路器箱和壁挂盘中。
老设备的盘内

28 mm

25 mm

小空间也可以追加安装上。

22.5 mm

105 mm

97 mm

M�XWTU、M�XWT

设M��XWTU

115 mmM��EXWTU

置轻松安装夹合式交流电流传感器之后可以安装夹合式交流电流传感器
CLSE 系列

电流输入只需在动力线上简单安装夹合式交流电流传感器（机型：CLSE）即可，不需要开线施工。

此外，M�XWTU 和 M�XWT 从电压输入中获取转换器的驱动电量，因此不需要电源接线。

动力线无需加工动力线即可加装交流电流传感器。
动力线打开夹合部

■ M��XWTU 三相 � 线的连接示例� � � N电压接线动力线

M��XWTU

将动力线夹住闭合。
电流传感器接线无需调整即可将交流电流传感器安装到现有的动力线上。

动力线夹合式交流电流传感器 CLSE

夹合式交流电流传感器

可轻易安装于分电盘等现有设备的尼龙弹簧、一触即合的夹合型传感器。
支持 �A、��A、���A、���A、���A、���A。
机型

适用电线直径动作输入范围CLSE-R�

φ�� 以下�A 以下

CLSE-��

φ�� 以下��A 以下

CLSE-��

φ�� 以下���A 以下

CLSE-��

φ�� 以下���A 以下
2CLSE-��φ�� 以下���A 以下CLSE-��φ�� 以下���A 以下

负载侧

回路 A

设定和连接搭载 Modbus 通信功能

标准支持 Modbus 通信，便于 PLC 和记录仪的电量集中监视。
只需用跨接线延长双股绞合线就可以增加测量点。

另外，还可以选择模拟信号、各种电量脉冲或报警接点 (*�)，因此也可以简单地导入到 PLC 和 DCS 的输入卡中。
网络数据记录仪
DL��-G

PLC

Modbus/TCP

MODE
RUNERRREADY
BATSTOPPULLMITSUBASHI

PULL

累计用电量脉冲

Ethernet/RS-��� 变换器（Modbus用）
GR�-EM

内置的 CPU 可以瞬间计算出电量诸值Modbus-RTU

多功能电量变换器

该 CPU计算
全部测量值。

ABC12CPU
POWER

多功能电量变换器

内置的 CPU 根据电流、电压、电量
等瞬时值，瞬时计算出电量、需求量
值、最大·最小值、全高谐波失真率、
以及从 � 次到 �� 次的高谐波含有率等三相 � 线式 ��� 要素 (*�) 的所有测量值，大约每 ���ms 更新一次内置内存中的测量数据。

(*�) M�XWTU 时。M�XWT 只能输出 Modbus 通信，M��XWTU 和 M��EXWTU 可以输出 Modbus 通信及各种电量脉冲。
(*�) M�XWT 的测量要素是除高谐波外的 ��� 要素（三相 � 线式时）。

设定和连接备有方便的免费组态软件PC 编程型多功能电量变换器可使用组态软件自由设定、变更输入规格及测量项目等。还可使用各种便捷功能，如通信回路
测试输出及在 PC 显示器上显示当前的各种测量值。

组态设备连接孔

多功能电量变换器
■ 组态软件（机型：PMCFG）模拟画面

组态软件
PMCFG
组态软件连接电缆线COP-USPC
组态软件

通信回路测试输出各种测量值的显示

输入规格及测量项目的设定·PMCFG 可从本公司的网站上免费下载。

最大、最小值

·M��XWTU 的监视画面。

各种电量矢量图CO� 排出量（电量换算值）高谐波含有率通过连接 PC，所有参数在电脑
屏幕上一览无余 !

3应

用

使用 Modbus 可从 � 点开始构建电量监控系统。

要实现碳中和，就需要进行细致的电力管理。

使用多功能电量变换器，即使是现有的装置，只要有极小空间即可安装。

可进行 Modbus 通信，而且价格合理，因此可与现场安装型网络数据记录仪（机型 : DL��-G）组合使用进行记录等，从小预算开始逐渐增加测量点，最终扩大至整体管理。
■ 系统构成示例网络数据记录仪
DL��-G■ 系统构成示例（M��XWTU、M��EXWTU）（电量换算值）网络数据记录仪
DL��-G

PC
Ethernet

Ethernet/RS-��� 变换器GR�-EM

可测量 CO�排出量！
PC

Ethernet/RS-��� 变换器GR�-EM

Modbus-RTU

Ethernet

Modbus-RTU

多功能电量变换器

多功能电量变换器

多功能电量变换器

多功能电量变换器

电灯�回路

生产设备�回路+电灯�回路

生产设备�回路使用无线网关，可无线传输多功能电量变换器的 Modbus 通信。

■ 系统构成示例 无线PC

网络数据记录仪
DL��-G主机从机无线网关
WL�MW�

���~���MHz 频带多跳无线设备
仅面向部分国家Ethernet无线网关WL�� 系列
���~���MHz 频带多跳无线设备Modbus-RTU●���~���MHz 频带是衍射性高、
对障碍物绕射能力较强的频带。

●网络构建采用可靠性高的多跳方式。

●传播距离远，可传播至可视范围 �km。
●无需申请许可证。

●无需通信布线施工。

多功能电量变换器多功能电量变换器 多功能电量变换器

���MHz 频带多跳无线设备·Modbus-RTU、���MHz 频带特定小功率无线设备用网关。

·可以使 Modbus-RTU 的通信协议无线化，与 Modbus 的远程 I/O连接。

从机·制成端子盘的形状，可以安装在机侧柜和断路器箱等进深短的柜中。

无线网关
机型：WL�MW�
仅限日本市场

W��×H��×D�� mm

4

国际规格的M��XWTU 和 M��EXWTU

配备OLED显示屏

备有支持 CE 标志、���V AC 输入及三相 � 线式的国际规格产品。

新产品此外，采用端子数较多的弹簧式端子台，使用 � 台可同时测量多个电路。

特点·可测量 CO� 排出量（电量换算值）·带 CE 认证·最大电压输入为 ���V AC·支持三相 � 线式接线
■ 采用弹簧式端子台设计，接线简单端子连接头M��XWTU·单相支持 � 回路、单相 � 线和三相 � 线支持 � 回·带两路电量脉冲输出·M��EXWTU 配备易于阅读的 OLED 显示屏■ � 台最多可测量 � 回路！ 节省安装空间，降低成本。
单相 � 线 � 回路

� N

电压接线

一字批螺丝刀M��EXWTU

电流传感器接线M��XWTU

�回路测量单相 � 线 + 单相 � 线 合计 � 回路
� N �电压接线单相�线电压可接任意一根电线负载侧电流传感器接线回路 A回路 B

M��XWTU

�回路 C回路 D

夹合式交流电流传感器 CLSE负载侧
回路 A回路 C采用弹簧式端子台设计，接线简单。
最粗可连接 �.�mm� 电线，既可以接单线或端子连接头，也能接多股的铜绞线。

回路
测量回路 D·连接的系统 / 应用程序还有其他示例。详细情况请看式样书。

M��EXWTU 的 OLED 显示屏清晰可见可以检查电压、电流、功率和电量的测量值，以及 CO� 排放量（电量换算值）和每个元件的谐波含量，以及各种设定值。
在没有任何按钮操作的情况下，灯会在设定时间后熄灭。如果在灯熄灭时按下任何按钮，它将再次回到熄灭前的状态。灯光也可以永久开启。

切换测量值显示 每按一次 ∨ ∧ 按钮，可依次切换测量值显示。
操作按钮

显示示例

有功电量（吸收）有功功率
电流

有功电量电流测量值显示模式发生错误或其他问题时闪烁。

频率设定值显示模式

当前显示的电路和测量点。

换算值（CO�排出量）

电压

显示设定值，更改设置值时灯亮。

功率因数
无功功率
视在功率设定值菜单编号设定值长按按钮可切换为设定值显示。

测量值和单位设置项目名称在 Modbus 通信期间灯亮。
根据累计脉冲输出的ON/OFF 状态闪烁频率

回路 A 的 �-N 线间电压的显示示例。

将回路 A 的显示值设置为有效的示例。

5有功电量（释放）换算值主要规格新产品W��×H���×D�� mm

W��.�×H���×D�� mm
品
机名型

类型
构造
连接方式端子螺丝材质适用电缆线机器规格

机壳材质
隔
离

测量项目

Modbus 通信
规格简易测量模式
电源显示灯
通信方式
通信规格
传输距离
传输速度
通信协议
节点地址
奇偶校验
停 止 位
节 点 数
传输电缆线内置终端电阻
通信指示灯
频率

输入规格
输出规格

多功能电量变换器（PC 编程型）M��EXWTUM��XWTU单相 � 线制、单相 � 线制、三相 � 线制、三相 � 线制
小形端子盘构造
弹簧夹持式端子连接·下侧连接器 ( 电压输入、电源、Modbus 通信 ) �.� ～ �.�mm�、露线长度 � ～ �mm·上侧连接器 ( 电流传感器输入、脉冲输出 )�.� ～ �.�mm�、露线长度 �� ～ ��mm
黑色耐燃性树
电压输入·电流输入－Modbus－脉冲输出 �－脉冲输出 �－供电电源间·有功电量 : 吸收／释放·电压 : �－N、�－N、�－N、�－�、�－�、�－�·无功电量 : 吸收／释放／滞后／超前·电流 : �、�、�、N·高 谐 波 : 总高谐波失真率、含有率 (� ～ �� 次 )·有功功率·各最大值、最小值·无功功率·CO� 排出量 ( 电量换算值 )·视在功率·功率因数·频
率--将电压值和功率因数作为固定值，根据电流值计算功率。
绿色 LED、用 LED 的闪烁状态显示变换器的工作状态
半双工异步通信
符合 TIA ／ EIA-���-A���m 以下
����、����、����、����、�����、�����bps ( 出厂时的设定 : �����bps)
Modbus-RTU
� ～ ��� ( 出厂时的设定 : �)无奇偶校验、偶数校验、奇数校验 ( 出厂时的设定 : 奇数校验 )�、� ( 出厂时的设定 : �)最多 �� 台 ( 不包括主机 )双绞屏蔽线 (CPEV-�.� ø)���Ω绿色 LED、Modbus 通信时亮灯�� ／ ��Hz 共用 (�� ～ ��Hz)■脉冲输出●电压侧可分配给脉冲的输出 : 各种电量每个接线方式的额定电压 :输出类型 : 光 MOS 继电器·单相 � 线 额定电压 ���V AC
额定负载 : 峰值 ��V ���mA AC ／ DC·单相 � 线 相电压 ���V AC ／线间电压 ���V AC
ON 电阻 : �Ω以下
·三相 � 线 线间电压 ���V AC
打开时的漏电流 : �μA 以下( 各线的对地电压在 ���V 以下时为 ���V AC)·三相 � 线 相电压 ���V ／线间电压 ���V AC
输入范围 : �－N、�－N、�－N 间 �� ～ ���V AC
�－�、�－�、�－� 间 �� ～ ���V AC
输入载荷 VA: 电压电路≤ULN�/���kΩ/ 相使用 PT（VT）时的一级侧电压设定范围 : �� ～ ��� ���V●电流侧电流传感器 ( 出厂时的设定 : CLSE-R�)
CLSE-R�: � ～ �A AC
CLSE-��: � ～ ��A AC
CLSE-��: � ～ ���A AC
CLSE-��: � ～ ���A AC
CLSE-��: � ～ ���A AC
CLSE-��: � ～ ���A AC
输入范围 : 额定电流的 � ～ ���%截止电流 : � ～ ��.�% ( 出厂时的设定 : �%)一级侧电流可设定范围 : � ～ �� ���A ( 只有在使用 CLSE-R� 时，可从组态软件进行设定 )■M��EXWTU 显示器规格设置规格性

能使用温度范围
使用湿度范围
使用大气条件安装重量耗 电 量

功能 : 可显示测量值、设备状态等。
显示屏尺寸 : 约 �� x �� mm字符颜色 : 黄色亮度设置 : 标准亮度和低亮度 ( 标准出厂设置 : 标准亮度 )显示器寿命 : 约 ��� ��� 小时( 在室温 ��°C 下连续使用并设置为低亮度时，亮度减半的大约时间 )。
操作模式 : 无操作时自动熄灭，持续亮灯( 标准出厂设置 : 无操作时 �� 分钟后自动熄灭 )显示器类型 : OLED 显示屏-�� ～ +��℃
�� ～ ��%RH ( 无冷凝 )无腐蚀性气体和严重尘埃
DIN 导轨安装约 ��g约 ��g
交流电源 : �VA 以下 (��� ～ ���V AC) / 直流电源 : �.�W 以下 (��� ～ ���V DC) [ 交直流通用 ]输入精度（*�）·电压 : ±�.�%（*�）·电
流 : ±�.�%（*�）·电
量 : ±�.�%（*�）·功率因数 : ±�.�%·频
率 : ±�.�Hz·电
量 : ±�%( 功率因数 �.� 以上、输入 ��% 以上 )温度系数 : ±�.����%/℃
数据更新周期 : ���ms 以下
绝缘电阻 : ���MΩ以上 /���V DC
隔离强度 : 电流输入·电压输入－Modbus－脉冲输出 �－脉冲输出 �－
供电电源间 ����V AC � 分钟 (M��XWTU)
电流输入·电压输入－Modbus－脉冲输出 �·脉冲输出 �－
供电电源间 ����V AC � 分钟脉冲输出 �－脉冲输出 � 间 ���V AC � 分钟 (M��EXWTU)（*�）不包含传感器的精度。与传感器组合使用时的精度要加上传感器的精度。
（*�）相对于额定输入的精度。单相 � 线时的中性线电流、三相 � 线时的 � 线电流、三相 � 线时的 N 线电流为输入 �% 以上的精度。

6

W��×H��×D�� mm

W25 x H97 x D41 mm
多功能电量变换器（PC 编程型、无需辅助电源）

M�XWTU单相 � 线制、单相 � 线制、三相 � 线制
小形端子盘构造
M�.� 螺丝端子连接 ( 紧固扭矩为 �.�N·m)铁表面镀镍 ( 标准 ) 或不锈钢M�XWT-电流输入·电压输入－模拟量输出·脉冲输出·Modbus 间·电压 : R－S、S－T、T－R·电
流 : R、S、T·有功功率·无功功率·视在功率·功率因数·频
率·有功电量 : 吸收／释放·无功电量 :
吸收／释放／滞后／超前·视在电量·有功功率需求量·无功功率需求量·视在功率需求量·电流需求量 : R、S、T黑色耐燃性树·高谐波总高谐波失真率、含有率 (� ～ �� 次 )电压 : R－S、S－T、T－R
电流 : R、S、T·各最大值、最小值将电压值和功率因数作为固定值，根据电流值计算功率。
绿色 LED、用 LED 的闪烁状态显示变换器的工作状态
半双工异步通信符合 TIA ／ EIA-���-A���m 以下
����、����、����、����、�����、�����bps ( 出厂时的设定 : �����bps)
Modbus-RTU
� ～ ��� ( 出厂时的设定 : �)无奇偶校验、偶数校验、奇数校验 ( 出厂时的设定 : 奇数校验 )�、� ( 出厂时的设定 : �)
最多 �� 台 ( 不包括主机 )双绞屏蔽线 (CPEV-�.� ø)���Ω�� ／ ��Hz 共用 (�� ～ ��Hz)●电压侧额定电压 : ���V AC输入范围 : �� ～ ���V AC ( 单相 � 线时的相电压范围为 �� ～ ���V)
输入载荷 VA ·P�－P� 端子间 : �VA ( 内部回路消耗功率 ) 以下·P�－P� 端子间 : 电压 � ／ �.�MΩ VA 以下
使用 PT 时的一级侧电压可设定范围 : �� ～ ��� ���V●电流侧电流传感器 ( 出厂时的设定 : CLSE-R�)
CLSE-R�: � ～ �A AC
CLSE-��: � ～ ��A AC
CLSE-��: � ～ ���A AC
CLSE-��: � ～ ���A AC
CLSE-��: � ～ ���A AC
CLSE-��: � ～ ���A AC输入范围 : 额定电流的 � ～ ���%截止电流 : � ～ ��.�% ( 出厂时的设定 : �%)一级侧电流可设定范围 : � ～ �� ���A ( 只有在使用 CLSE-R� 时，可从组态软件进行设定 )■模拟量输出出厂时设定为电流输出 � ～ ��mA
类型 ( 用 DIP 开关和 PC 切换 )·电流输出 : � ～ ��mA DC·电压输出 : -�� ～ +��V DC·电压输出 : -� ～ +�V DC
输出对象 : 电压、电流、各种功率、功率因数、频率、高谐波电压、高谐波电流●电流输出 输出范围 � ～ ��mA DC
输出可能范围 : � ～ ��mA DC
最小量程 : �mA允许负载电阻 : ���Ω●电压输出 输出范围 -�� ～ +��V DC
输出可能范围 : -��.� ～ +��.�V DC
最小量程 : �V允许负载电阻 : 使负载电流为 �mA 以下的电阻值( 例 : � ～ ��V DC 时 ��V÷�mA＝��kΩ)输入精度（*�）·电压 : ±�.�%（*�）·电
流 : ±�.�%（*�）·电
量 : ±�.�%（*�）·功率因数 : ±�.�%·频
率 : ±�.�Hz·电
量 : ±�%( 功率因数 �.� 以上、输入 ��% 以上 )电流输入·电压输入－Modbus 间·电压 : R－S、S－T、T－R·电
流 : R、S、T·有功功率·无功功率·视在功率·功率因数·频
率●电压输出 输出范围 -� ～ +�V DC
输出可能范围 : -�.�� ～ +�.��V DC
最小量程 : ���mV允许负载电阻 : 使负载电流为 �mA 以下的电阻值( 例 : � ～ �V DC 时 �V÷�mA＝����Ω)·有功电量 : 吸收／释放·无功电量 : 吸收／释放／滞后／超前·视在电量·有功功率需求量·无功功率需求量·视在功率需求量·电流需求量 : R、S、T·各最大值、最小值●电压侧额定电压 : ���V AC输入范围 : �� ～ ���V AC ( 单相 � 线时的相电压范围为 �� ～ ���V)
输入载荷 VA ·P�－P� 端子间 : �VA ( 内部回路消耗功率 ) 以下·P�－P� 端子间 : 电压 � ／ �.�MΩ VA 以下
使用 PT 时的一级侧电压可设定范围 : �� ～ ��� ���V●电流侧电流传感器 ( 出厂时的设定 : CLSE-R�)
CLSE-R�: � ～ �A AC
CLSE-��: � ～ ��A AC
CLSE-��: � ～ ���A AC
CLSE-��: � ～ ���A ACCLSE-��: � ～ ���A ACCLSE-��: � ～ ���A AC
输入范围 : 额定电流的 � ～ ���%截止电流 : � ～ ��.�% ( 出厂时的设定 : �%)一级侧电流可设定范围 : � ～ �� ���A
( 只有在使用 CLSE-R� 时，可从组态软件进行设定 )■脉冲／报警输出可分配给脉冲的输出 : 各种电量
可分配给报警的输出 : 电压、电流、各种功率、功率因数、频率、各种功率需求量、电流需求量、高谐波电压、高谐波电流
输出类型 : 光 MOS 继电器额定负载 : 峰值 ���V ���mA AC ／ DCON 电阻 : �Ω以下
打开时的漏电流 : �μA 以下-�� ～ +��℃
�� ～ ��%RH ( 无冷凝 )无腐蚀性气体和严重尘埃
DIN 导轨安装约 ��g-模拟量输出精度（*�）
温度系数 : ±�.����%/℃
数据更新周期 : ���ms 以下模拟量输出响应时间 : �.�s 以下 (�→��％)绝缘电阻 : ���MΩ以上 /���V DC
隔离强度 : 电流输入·电压输入－模拟量输出·脉冲输出·Modbus－地面间 ����V AC � 分钟温度系数 : ±�.����%/℃
输入精度（*�）数据更新周期 : ���ms 以下·电
压 : ±�.�%（*�）绝缘电阻 : ���MΩ以上 /���V DC·电流 : ±�.�%（*�）隔离强度 : 电流输入·电压输入－·电
量 : ±�.�%（*�）·功率因数 : ±�.�%Modbus－地面间·频
率 : ±�.�Hz
����V AC � 分钟·电
量 : ±�%( 功率因数 �.� 以上、输入 ��% 以上 )（*�）相对于额定输入的精度。单相 � 线时的中性线电流、三相 � 线时的 S 线电流为输入 �% 以上的精度（*�）相对于设定值量程的输出精度可用以下公式显示
输出精度＝( 输出范围 ÷ 输出设定值量程 )×�.��%电流输出时的精度为输出精度＝( 输出范围 ÷ 输出设定值量程 )×�.��%例 ) 电流输出为 � ～ ��mA 时 输出精度＝(��mA÷��mA)×�.��%＝�.��%总的精度还要加算输入精度和传感器误差。

7传感器输入用变换器

品 名

隔离器

机 型

M5YV

无源直流信号隔离器

M5SN

通用信号变换器（PC 编程型）

M5XU

直流信号変換器（PC 编程型）

M5XV

直流信号变换器（模拟量型）

直流信号变换器（模拟量型、微小信号输入）
直流信号变换器（模拟量型、超快速）

直流信号变换器（模拟量型、超快速 ��μs 响应型）

直流信号变换器（高耐压型）
分压器

M5VSH

M5RS

电位器信号变换器

M5MS

配电器

M5D

配电器

配电器
（支持 HART 通信、支持输出端开放状态检测功能）测速发电机信号变换器新产品

交流信号变换器预计 ���� 年 � 月发布

M5DY
M5DYH2
M5TG
M5AC

加法器（PC 编程型）品 名

减法器（PC 编程型）M5XMLS

除法器（PC 编程型）比例变换器（PC 编程型）比例变换器（PC 编程型）线性化变换器（PC 编程型）开方运算器（PC 编程型）反向器（PC 编程型）等速阻尼器（PC 编程型）信号跟踪 / 保持器（PC 编程型）最大值 / 最小值保持器（PC 编程型）高 / 低选择器（PC 编程型）信号生成器（PC 编程型）电量用变换器

品 名

机 型

M5PP

脉冲 / 模拟量信号变换器

开发中

M5PA

脉冲 / 模拟量信号变换器（PC 编程型）编码器速度变换器（PC 编程型）模拟量 / 脉冲信号变换器脉冲标定变换器

品 名直流信号报警器

M5YPD
M5XPA
M5XRP

预计 ���� 年 � 月发布
开发中

开发中
开发中

M5AP
M5PRU

机 型

机 型

M5XADSM5XSBS

乘法器（PC 编程型）品 名

M5XDIS
M5XREBM5XRTS
M5XF
M5XFLSM5XUDSM5XCRS
M5XAMS
M5XPHSM5XSES
M5XMST

机 型

多功能电量变换器（PC 编程型、无需辅助电源）

M5XWTU

交流电压信号变换器（有效值运算型）

M5PT

多功能电量变换器（PC 编程型、无需辅助电源）
交流电流信号变换器（有效值运算型）

脉冲隔离器

直流信号报警器

M5VF2

M5XTR

热电阻信号变换器

报警器

M5VF

M5TS

通用信号温度变换器 (PC 编程型 )

脉冲隔离器

M5MV

M5VV

热电偶信号变换器

脉冲变换器

M5VS

特性变换器

交流电流信号变换器（夹合式传感器输入）

M5XWT
M5CT
M5CTC

● 世界电源适用 ��� ～ ���V AC、��V DC。

● 安全可靠的 � 端口隔离输入－输出－电源间的 � 端口隔离。

● 带回路测试输出

即使没有输入信号，也可输出模拟信号，进行动测试（仅限 PC 编程型）。

·规格因机型而异。详细内容请通过规格书进行确认。

M5AVS
M5SED

Your local representative:

WebsiteRequest Info

MG CO., LTD.
(formerly M-System Co., Ltd.)
www.mgco.jp

Specifications are subject to change without notice. When ordering, use the latest data sheets available at our web site: www.mgco.jp

500718

多功能电量变换器端子盘形信号变换器 M�-UNIT 系列