施工時の注意
必ずお守りください。灯具が損傷し、感電、発煙、発火の原因になります。
■ AC100V に接続しない！

■ 施工時に製品を垂らさない！

NG!

NG!

OK

■ 尖った工具を使わない！

NG!

■ 土台（取付面）の繋ぎ目でチャンネルを分割しない！

■ 足で踏まない！

NG!

土台の振動やズレが直接灯具に影響し、断線しやすい！

OK

土台の振動やズレをチャンネルが抑制できるので、灯具が断線しにくい。

NG!
■ 灯具を引っ張ったり、ねじったりしない！

NG!

■ 光軸水平方向(よこ方向)に曲げない！
光軸垂直方向に曲げ可能※曲げ半径は仕様を参照

光軸水平方向への曲げはNGテープライトディフューザーデュオ

エイテックス株式会社

取扱説明書

このたびは、本製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本書をよくお読みの上、正しく安全にご使用ください。 工事終了後、本書はお客様が大切に保管してください。
本書に記載の内容は、予告なく変更される場合があります。ご了承ください。

要保管
ZTE1TLDTU Ver.20240417

製品仕様
感電・火災などの原因となります。必ずお守りください。







電気設備の工事・取り扱いは、電気工事士の資格が必要です。
本製品は DC 24V 専用です。AC 100V など、DC 24V 以外の電圧を絶対に入力しないでください。
本製品の分解・改造をしないでください。（カット加工を除く）
本製品の取付け・取外しは、必ず電源を切ってから行ってください。
本製品に直接ネジを打ち込まないでください。本製品の取り付け方法については、「取付け方法」の項をご確認ください。
本製品を破損するようなことをしないでください。（引っ張る、踏みつける、極端に曲げる、ねじる など）
濡れた手で本製品の施工・点検をしないでください。
本製品は防滴仕様です。本製品を以下のような場所で使用しないでください。
 常時水の掛かる場所、水中、水の溜まる場所
 湿気が残りやすい場所
 灯具の放熱が悪い場所
 浴室やサウナなど、高温高湿となる場所
 激しい振動、衝撃の加わる場所
定期的に、清掃・点検を実施してください。長期間放置して使い続けると、発煙、発火、感電などに至る可能性があります。チェックシートは、日本照明工業会のホームページに掲載されています。
 自主点検、清掃 （1 年に 1 回 https://www.jlma.or.jp/anzen/pdf/anzenCS_SISETUshomei.pdf）
 工事店などの専門家による点検、清掃 （3 年に 1 回 https://www.jlma.or.jp/anzen/pdf/anzenCS_LED.pdf）

 本製品に異常が発生した場合はただちに電源を切り、販売店・工事店にご相談ください。





点灯中は発光部を直視しないでください。目を痛めることがあります。
静電気に注意してください。故障の原因になります。
光軸水平方向に曲げないでください。故障の原因になります。
リード線が引っ張られた状態で施工しないでください。故障の原因になります。
周囲温度 -10 ～ +50℃ の環境でご使用ください。収納部の空間や造営材との距離など、放熱にも注意してください。
 本製品を硫黄成分などの腐食性ガス、可燃性ガスが発生する場所で使用しないでください。(例) ゴムを含む加工品、ダンボールなど、硫黄成分を含む部材の近く。温泉地など、大気中に硫黄成分を含む場所。
 最小曲げ半径(R150mm)より緩い曲げであっても、灯具を繰り返し曲げることは故障の原因になります。チャンネルへの取り付けなど、施工時を含め灯具を曲げる回数は 20 回以下にしてください。また、扉の開閉箇所などには取り付けないでください。

◼ 本体
製品名
テープライトディフューザーデュオ
製品品番
TLD-TU
色温度
2200K ～ 5500K
入力電圧
DC24V ±5% （弊社推奨の電源をお使いください）
消費電力
Max.17 W/m (2200K 点灯時：9 W/m、5500K 点灯時：8 W/m)
使用環境
屋内・屋外 -10 ～ +50℃ (IP67 耐塵防浸形）
外形「外形図」を参照してください
カット単位66.5 mm (14 球単位) でカット加工可能
重量280 g/m
最小曲げ半径R150mm (光軸垂直方向) ※光軸水平方向曲げ禁止
最大直列連結長 *2 5m (5054mm + 端部長）
光源ピッチ9.5mm*1 LED の特性にはバラつきがあります。明るさ、色味が異なる場合がありますが、不良ではありません。
RGB の同時点灯による白色は、単色 LED の白色とは色合いが異なります。
LED の経時変化により、発光色のバランスが初期とは異なってくることがあります。
*2 接続可能な製品長は、電源によっても制限されます。「推奨電源(オプション)」および「配線方法」の項を参照
してください。

◼ 施工補助部材（オプション）
品名
直線チャンネル

品番FAS00-11TD

固定具 (曲線用)

KATD-HA

端末処理キット

KTTLD-C

直線チャンネル FAS00-11TD

備考
アルミ (アルマイト仕上げ L= 1m） ×1
固定ホルダー ×3
アルミ (アルマイト仕上げ L= 36mm） ×5
固定ホルダー ×5
エンドキャップ ×4、接着剤（透明 10ml) ×1

固定具 KATD-HA×5 (L=36mm)

×1 (L=1m)×3×5◼ 推奨電源(オプション)メーカー◼ 推奨調光・調色コントローラ(オプション)

品番

接続可能製品長 2200K
使用環境
備考～5000K
HLG-60H-24
2.5 m
HLG-100H-24
3.9 m
MEAN WELL
HLG-150H-24
6.2 m
屋内・屋外
IP67
HLG-240H-24
9.9 m
HLG-320H-24
13.2 m 常時水の掛かる場所、水中、水の溜まる場所には設置できません。
 電源の長期信頼性を確保するために、上記接続可能な製品長を超える接続は行わないでください。
 本製品を直列に連結できる最大の長さには制限があります。「配線方法」の項を参照してください。
 推奨電源以外の電源を使用する場合は、出力電圧が 24V±5%で過電流・過電圧保護機能の付いた電源を必ず使用してください。

メーカー
エイテックス

品番CN12

品名2CH PWM 調光コントローラ

使用環境
屋内

品名
2CH PWM 調光ドライバ
4CH DMX ドライバ

使用環境
PWM 制御、屋内
DMX 制御、屋内◼ 推奨調光ドライバ(オプション)
メーカー
エイテックスエイテックス

品番
DR10CC19◼ 外形5mm 14球)単位でカット可能※ リード仕様の場合

断面図

カット位置（大図）灯具配線方法◼ CN12 + DR10 （2CH PWM 調光コントローラ＋ドライバ）を使用する場合
 接続する製品の長さは以下の条件を 方とも満たす必要があります。
 直列に連結する製品長が 5m (5054mm + 端部長) 以下であること。（最大直列連結長）
 直列接続／並列接続を含め、電源に接続される製品長の合計が、「推奨電源(オプション)」に示す接続可能製品長以下であること。

 接続する本製品の製品長の合計が 13.1m 以内 (例１：4389mm × 3 本、例 2：5054mm × 2 本+ 3059mm)で、コントローラ（CN12）と灯具が離れた位置に配置される場合に適しています。
 CN12 は 3 端子、DR10 は 4 端子のため、DR10 の PWM1・PWM2 の 1 本ずつを 1 本に結合して、CN12 の COM(+)に接続します。

 使用可能な電線の種類・長さについては、弊社営業にお問い合わせください。
 製品や電源を並列に複数系統で接続する場合、製品間の明るさや色味のバラツキを防ぐため、各系統の電線の種類と長さは等しくすることを推奨します。

 配線可能な PWM ケーブルの最大長さは、FCPEV-SB 0 5mm×2P を使用時で 100m です。
 配線可能な灯具配線ケーブル長の目安は、本製品の長さが 5m の場合、VCTF 2 ㎟で 10m です。

 2CH PWM 調光コントローラ (CN12)、2CH PWM 調光ドライバ (DR10)、4CH DMX ドライバ（CC19）の適合電線については、各製品の取扱説明書を参照してください。
電源DC24V＋−

PWM 調光コントローラ配線方法

 接続する本製品の合計長が約 6.6m 以内 (例１：3325mm × 2 本、例 2：5054mm + 1596mm)で、コントローラ（CN12）と灯具が近い位置に配置される場合に適しています。
 配線可能な灯具配線ケーブル長の目安は、本製品の長さが 5m の場合、VCTF 2 ㎟で 10m です。
DC IN(+)

COM(+)○OUT1(-)＋○−○ DC IN(-)○ DC THRU(+)○ DC THRU(-)○○

CN12灯具配線ｹｰﾌﾞﾙ
VCT または VFF
3芯

DC 12V ＋
OUT −○○

PWM 配線ｹｰﾌﾞﾙFCPEV-SB 0 5mm× 2 P

DR10◼ CN12 （2CH PWM 調光コントローラ) のみ使用する場合

OUT2(-)○ ＋ DC 24V
IN○ −PMW2 ○THRU ○

灯具配線ｹｰﾌﾞﾙ
VCT または VFF
3芯

PMW2 ○
IN○○ ＋ LED1○ − OUT○○
PMW1 ○
IN
○
PMW1
THRU

○ ＋ LED2○ − OUT

電源DC24V

接続切替スイッチ○○○○

DC IN(+)
DC IN(-)
DC THRU(+)
DC THRU(-)

CN12接続切替スイッチ

DR10 接続時

約 5m (最長)
灯具接続時

白：5500K V赤：共通 V＋
黄：2200K V白：5500K V赤：共通 V＋

約 5m (最長)
白：5500K V赤：共通 V＋
黄：2200K V-

COM(+)○OUT1(-)○OUT2(-)○

黄：2200K V-

A

白：5500K V赤：共通 V＋
黄：2200K V-

白：5500K V赤：共通 V＋
黄：2200K V-

B
製品長合計 ＝ A ＋ B ≦ 6.6m ※1※1 直列連結長は最長約 5m です。それを超える場合は並列に接続してください。

ABC

製品長合計 ＝ A ＋ B ＋ C ≦ 13.1m ※1 ※2※1 直列連結長は最長約 5m です。それを超える場合は並列に接続してください。
※2 DR10 定格出力（6A × 2ch）で算出した場合、製品長合計 16m までとなりますが、推奨電源が最大 320W のため、以下計算式で製品長合計を算出しています。
320W × 0.7(安全率) ÷ 17W/m ＝ 13.1m

DMX コントローラ配線方法

施工現場でのカット加工

 DMX 制御による調光調色演出を行う場合に適しています。
 CC19 は 4ch のため、本製品を 2 本まで直接接続可能です。（1 本あたり 2ch ずつ使用）
2 本接続する場合、CC19 の V+は 1 端子の為、本製品の赤：V+を 1 本に結合して接続します。

 カット後、断面の切りくずやゴミは完全に除去してください。ショートの原因になります。
 ショート・漏電等による発煙・発火防止、および防水のため、カット後は端末処理キットでの処理が必要です。

 本製品は最長約 5m まで接続可能です。

 施工現場で灯具を短くカットする場合は、カット加工が可能です。カット可能な位置は「外形」の項目を参照してください。
カット位置（裏面拡大図）
 事前に端末処理キット（品番：KTTLD-C）をご購入ください。
 一度カットすると元に戻せません。注意して作業してください。
 斜めにカットすると LED の不点灯や、端末処理キットの接着不良の原因となります。
 誤った位置でカットすると不点灯の原因となります。
 施工現場でのカット加工に起因する不具合は、保証の対象外です。

DMX コントローラ(別売）（例）DMX アドレス設定スイッチ＝”000”（1ch～オートアドレス）とした場合
電源
DC24V＋−○ ＋ DC 24V
○ －IN
DMX
入力

LAN ケーブル

CC19DMX
出力

G4G3G2G1V+○○○○○○ ＋ DC 24V○ − NEXT

約 5m (最長)
白：5500K V赤：共通 V＋
黄：2200K V-

DMX アドレス：3ch=2200K / 4ch=5500K

1.
2.
3.
4.

カット位置を決めます。
モールカッターなどを使用し、本体をカットします。
カット断面に切りくずやゴミがないことを確認します。
カットした部分を端末処理キット（オプション）で処理します。端末処理キットの説明書を参照してください。

取付け方法

白：5500K V赤：共通 V＋
黄：2200K V-

DMX アドレス：1ch=2200K / 2ch=5500K○ ＋ DC 24V
○ －IN
DMX
入力

CC19DMX
出力○ ＋ DC 24V○ − NEXT

G4G3G2
G1V+○○○○○

約 5m (最長)
白：5500K V赤：共通 V＋
黄：2200K V-

DMX アドレス：7ch=2200K / 8ch=5500K

 チャンネルの取り付け面への固定、灯具のチャンネルへのはめ込みは確実に行ってください。取付けが不十分な場合、落下の危険性があります。
 チャンネルを使用して製品を縦方向に取り付ける場合は、適切な L字金具等を使って灯具を固定してください。固定しないと、灯具がずれて落下する危険性があります。なお、L 字金具がリード線を挟むと故障や火災の原因となります。リード線を挟まないように十分注意してください。

直線チャンネル
灯具
リード線

L 字金具

白：5500K V赤：共通 V＋
黄：2200K V-

DMX アドレス：5ch=2200K / 6ch=5500K

 灯具端部のエンドキャップはチャンネルの外に出してください。エンドキャップをチャンネルの中に押し込むと、故障の原因になります。
 必ず、「施工補助部材（オプション）」に記載されたチャンネルを使用してください。
 本体に直接ネジを打ち込まないでください。故障・感電・火災の原因となります。
 本体裏面に 面テープの貼り付けや、接着剤の塗布をしないでください。
 製品を最小曲げ半径(R150mm)よりきつく曲げないでください。不点灯になる可能性があります。
 エンドキャップは接着剤で防滴加工しています。強い力を加えないでください。防滴性能低下の原因となります。
 リード線を強く引っ張らないでください。不点灯、防滴性能低下の原因となります。

◼ 直線チャンネルによる平面への取付け
1.
2.
3.
4.
5.

6.

固定ホルダー

直線チャンネル（品番：FAS00-11TD）を必要長さに切断します。灯具のカットは、「施工現場でのカット加工」
を参照してください。
直線チャンネル切断面のバリを除去します。バリは灯具やリード線を傷つけ、LED 不点灯や故障・感電・火災の原因になります。
直線チャンネルを取付け面にネジで固定します。取付け面の材質に応じたネジを選定してください。
・木に固定する場合の推奨ネジ： 木ネジ 呼び径 4.1 丸頭ネジ
灯具を直線チャンネルに順次差し込み固定します。灯具リブが直線チャンネルのリブにはまるまで、確実に差し込んでください。
灯具と直線チャンネルを固定ホルダーで固定します。
 固定ホルダーは突起の間に取り付けてください。直線チャンネルの溝に固定ホルダーの端部(2 か所)を確実に固定します。
取り付け後、固定ホルダーを軽く引張り、確実に固定されていることを確認してください。固定ホルダーの取り付けが不充分だと灯具が落下する可能性があります。

リブ

固定ホルダーは突起の間に取り付けてください。

直線チャンネルのリブの奥まで灯具を差し込んでください。

固定ホルダー

チャンネルから製品を取り外す場合リブ チャンネルからの取外しは極力避けてください。取り付け/取り外しの繰り返しは故障の原因となります。
 やむを得ず製品をチャンネルから取り外す場合は、チャンネルに対して垂直方向に製品を持ち上げ、ゆっくりと製品を取り外してください。製品を無理に引き抜くと、製品が損傷する場合があります。
壁など
直線チャンネルのリブの奥まで灯具を差し込んでください。
固定ホルダーは突起の間に取り付けてください。

取り付け/取り外しの繰り返しは故障の原因。
やむを得ず取り外す場合は、端から少しずつ、ゆっくりと垂直方向に持ち上げながら外してください。

NG 引っ張る、曲げるなどは厳禁◼ 曲線チャンネルによる曲面への取付け
 取付け面が曲面の場合、固定具（曲線用 品番：KATD-HA）のご使用を推奨します。
7.

取付け面の曲線に沿って固定具をネジで固定します。取付け面の材質に応じたネジを選定してください。
（木に固定する場合の推奨ネジ： 木ネジ 呼び径 4.1 丸頭ネジ）
8. 灯具を固定具に順次差し込み固定します。灯具リブが固定具のリブにはまるまで、確実に差し込んでください。
9. 灯具と固定具を固定ホルダーで固定します。
・固定ホルダーは突起の間に取り付けてください。直線チャンネルの溝に固定ホルダーの端部(2 か所)を確実に固定します。
10. 取り付け後、固定ホルダーを軽く引張り、確実に固定されていることを確認してください。固定ホルダーの取り付けが不充分だと灯具が落下する可能性があります。

保証
 本製品の保証期間は納入後 1 年間です。（特注品を除く）
 以下の不具合は、保証の対象外です。
 本書に記載の警告・注意事項が、守られなかったことによる不具合
 本書に記載していない施工がされたことによる不具合
 施工現場でのカット加工に起因する不具合