製品が折れ曲がらないように２人で作業する
必ずお守りください。製品が損傷し、感電、発煙、発火の原因になります。

■ １人作業NG!

■ ２人作業
製品内部の基板が断線！

OK

製品が折れ曲がらないように製品を支えてください

製品が折れ曲がって断線の原因になります
どうしても１人で作業するときは肩などにかけて製品が折れ曲がらないように十分注意してください施工時の注意
必ずお守りください。灯具が損傷し、感電、発煙、発火の原因になります。

■ AC100Vに ■ 尖った工具を接続しない！
使わない！

NG!

NG!

■ 足で踏まない！ ■ 灯具を引っ張ったり、ねじったりしない！

NG!

NG!

NG!

■ 光軸水平方向に曲げない！
■ 土台（取付面）の繋ぎ目でチャンネルを分割しない！
光軸垂直方向に曲げ可能NG!

OK

土台の振動やズレが直接灯具に影響し、断線しやすい！

土台の振動やズレをチャンネルが抑制できるので、灯具が断線しにくい。

※曲げ半径は仕様を参照光軸水平方向への曲げはNGテープライトアドレッサブル取扱説明書（設置説明書）

エイテックス株式会社

要保管

ZTE2TLADR

このたびは、本製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本書をよくお読みの上、正しく安全にご使用ください。 工事終了後、本書はお客様が大切に保管してください。

製品仕様
感電・火災などの原因となります。必ずお守りください。
□ 電気設備の工事・取り扱いは、電気工事士の資格が必要です。
□ 本製品はDC24V専用です。AC100Vなど、DC24V以外の電圧を絶対に入力しないでください。
□ 本製品の分解・改造をしないでください。
□ 本製品の取付け・取外しは、必ず電源を切ってから行ってください。
□ 本製品に直接ネジを打ち込まないでください。本製品の取り付け方法については、「取付方法」の項をご確認ください。
□ 本製品を破損するようなことをしないでください。
（引っ張る、踏みつける、極端に曲げる、ねじる など）□ 濡れた手で本製品の施工・点検をしないでください。
□ 本製品を以下のような場所で使用しないでください。
・ 常時水の掛かる場所、水中、水の溜まる場所
・ 湿気が残りやすい場所
・ 灯具の放熱が悪い場所
・ 浴室やサウナなど、高温高湿となる場所
・ 激しい振動、衝撃の加わる場所□ 定期的に、清掃・点検を実施してください。長期間放置して使い続けると、発煙、発火、感電などに至る可能性があります。チェックシート
は、日本照明工業会のホームページに掲載されています。
・ 自主点検、清掃 （１年に１回）
https://www.jlma.or.jp/anzen/pdf/anzenCS_SISETUshomei.pdf
・ 工事店などの専門家による点検、清掃 （３年に１回）工事店にご相談ください。

□ 点灯中は発光部を直視しないでください。目を痛めることがあります。
□ 静電気に注意してください。故障の原因になります。
□ 光軸水平方向に曲げないでください。故障の原因になります。

寸法・外観

本製品はDMX制御回路を組み込んだクリアタイプのテープライトで、DMXコントローラを直接接続してフルカラーで制御することができます。
本体仕様
品名や造営材との距離など、放熱にも注意してください。
□ 本製品を硫黄成分などの腐食性ガス、可燃性ガスが発生する場所

入力

ファインピッチ

スタンダードピッチ

ロングピッチ

製品品番

TL-ADR-F

TL-ADR-S

TL-ADR-L

製品長114mm ～ 1026mm + 端部10mm

製品寸法

DC24V±5% ※弊社推奨の電源をご使用ください

消費電力

赤, 緑, 青 及びそれらの合成色

全光束

赤：140 ／ 緑：350 ／ 青：60 lm/m

推奨ねじ

最小曲半径

R80mm （光軸垂直方向） ※光軸水平方向への曲げは不可

調光信号規格DMX512規格準拠

適合DMXコントローラ

ねじX X 断面図

DMX512規格に準拠したDMXコントローラ ※推奨機種は弊社営業までお問い合わせください

入力

先頭から 1ch：R／2ch：G／3ch：B … のオートアドレスとなります
連結した場合は、前段からの連続したアドレスとなります

DMXアドレス
DMX調光制御長57mm単位114mm単位171mm単位54チャンネル/m

27チャンネル/m18チャンネル/m

9,690mm（57mm×170モジュール）

19,380mm（114mm×170モジュール）

29,070mm（171mm×170モジュール）

使用DMXチャンネル数

最大DMX制御長
最大直列連結長6.2m(1,026mm×6本+端部長) ※この長さを 超えて接続する と明る さや色味のばらつきが大きくなります

使用温度 / 環境－10 ～ ＋50℃ ／ 屋内/屋外（IP67 耐塵防浸形） ※水中使用不可□ LEDの特性にはバラつきがあります。各LEDの明るさ、色味が異なる場合がありますが、不良ではありません。
RGBの同時点灯による白色は、単色LEDの白色とは色合いが異なります。
LEDの経時変化により、発光色のバランスが初期とは異なってくることがあります。

推奨ねじ
ねじ

品名

品番

備考

直線チャンネル

FJS00-TA

樹脂（PC）、長さ1m

固定具

KATA-S

樹脂（PC）、1m当り5個使用（5個入り、曲面施工用

XLR3用入力ケーブル

WCADR-XLR3C

XLR3出力のDMXコントローラ接続用、防水（XLR3コネクタ部を除く）、長さ1m

XLR5用入力ケーブル

WCADR-XLR5C

XLR5出力のDMXコントローラ接続用、防水（XLR5コネクタ部を除く）、長さ1m

RJ45用入力ケーブル

WCADR-RJ45C

RJ45出力のDMXコントローラ接続用、防水（RJ45コネクタ部を除く）、長さ1m

DMX中継ケーブル

WCADR-DMXRC

防水、長さ1m

電源/DMX中継ケーブル

WCADR-DCDMXRC 防水、長さ1m、VCTF 2sq 4芯

び径 4 1[底面（拡大図）]
・ １回路 57mmで、LED 6個を制御します。
・ DMX制御ICで制御する回路数により、DMX調光制御長（モジュール長）はファイン：57mm／スタンダード：114mm／ロング：171mmピッチとなります。
DMX制御IC

施工補助部材（オプション）

１回路： 57mm

ファインピッチ

DMX調光制御長（モジュール長）： 57mm
スタンダードピッチ□ 使用方法は「取付方法」および「配線方法」の項を参照してください。
DMX調光制御長（モジュール長）： 114mm

推奨電源（別売）
接続可能な製品長メーカー

品番
HLG-60H-24
HLG-100H-24

ファインピッチ
3.2m
5.2m

スタンダードピッチ
ロングピッチ
3.5m

使用環境

備考

屋内、屋外

IP675.6m

MEAN WELL HLG-150H-24

8.1m

8.8m

HLG-240H-24

12.9m

14.0m

HLG-320H-24

17.2m

18.7m

適合DMXコントローラ（別売）

また、扉の開閉箇所などには取り付けないでください。

DMXコントローラについては、弊社営業までお問い合わせください。

□ 最小曲げ半径（R80mm）より緩い曲げであっても、灯具を繰り返し

X

12W/m

13W/m

発光色

施工時を含め灯具を曲げる回数は５回以下にしてください。の近く。
・ 温泉地など、大気中に硫黄成分を含む場所。

りX

X

180g/m

入力電圧

曲げることは故障の原因になります。チャンネルへの取り付けなど、・ ゴム、ゴムを含む加工品、ダンボールなど、硫黄成分を含む部材

Xり りX「外形図」を参照してください□ 常時水の掛かる場所、水中、水の溜まる場所には設置できません。
□ 電源の長期信頼性を確保するために、上記接続可能な製品長を超える接続は行わないでください。
□ 本製品を直列に連結できる最大の長さには制限があります。
「系統図（例）」の項を参照してください。
□ 推奨電源以外の電源を使用する場合は、出力電圧が24V±5%で、過電流・過電圧保護機能の付いた電源を必ず使用してください。

で使用しないでください。

X

入力

171mm ～ 1026mm + 端部10mm

製品重量□ リード線が引っ張られた状態で施工しないでください。故障の原因になります。
□ 周囲温度 －10～＋50℃ の環境でご使用ください。収納部の空間

入力

テープライトアドレッサブル

タイプ

https://www.jlma.or.jp/anzen/pdf/anzenCS_LED.pdf□ 本製品に異常が発生した場合はただちに電源を切り、販売店・

Ver.20240416

ロングピッチDMX調光制御長（モジュール長）： 171mm

保 証□ 本製品の保証期間は納入後1年間です。
□ 以下の不具合は保証の対象外です。
・ 本書に記載の警告・注意事項が、守られなかったことによる不具合
・ 本書に記載していない施工がされたことによる不具合

法mm

び径 4 1法

テープライトアドレッサブル取扱説明書（設置説明書）
系統図（例）

配線方法［DMX］
１つのDMX調光制御回路（モジュール）で3ch（1ch：赤／2ch：緑／3ch：青）を使用します。
DMX１系統（512ch）で制御できるのは170モジュールまでとなります。170モジュール以上の色制御が必要な場合は、複数のDMX系統（ユニバース）で制御してください。
［電源］
電源出力容量に応じた製品を接続することができますが、直列に接続するのは最大直列連結長 約6 2m以内にしてください。最大直列連結長を超える場合は電源から並列に接続してください。
例） ファインピッチ／1026mm（18モジュール）、240W電源の場合 … 13W/m×1026mm÷1000mm＝13 4W
・ DMX … 18モジュール×3ch＝54ch使用するため、１ユニバースで9本連結できます。
・ 電源 … 240W÷13W/m＝18 4mまで接続できますが、最大直列連結長は約6 2mのため6本ごとに並列に接続します。
この例では分かりやすいようにDMX信号も電源も6本ごとに系統を分けています。

［入力］［赤リード線 → DC24V電源＋に接続
黒リード線 → DC24V電源グランドに接続
DMX信号入力コネクタ（黒）→ DMXコントローラに接続※DMXコントローラに接続する場合は、オプションの入力ケーブルを使用ください。

ユニバース１
DMXコントローラ①ファインピッチ/1026mm … 54ch/13.4W②ファインピッチ/1026mm … 54ch/13.4W

DMXアドレス： 1ch ～ 54ch

DMXアドレス： 55ch ～ 108ch③ファインピッチ/1026mm … 54ch/13.4W➃ファインピッチ/1026mm … 54ch/13.4W

DMXアドレス： 109ch ～ 162ch

DMXアドレス： 163ch ～ 216ch⑤ファインピッチ/1026mm … 54ch/13.4W⑥ファインピッチ/1026mm … 54ch/13.4W

DMXアドレス： 217ch ～ 270ch

DMXアドレス： 271ch ～ 324ch①ファインピッチ/1026mm … 54ch/13.4W➁ファインピッチ/1026mm … 54ch/13.4W

DMXアドレス： 1ch ～ 54ch

DMXアドレス： 55ch ～ 108chり］■ 連結する場合
赤リード線 → 次の製品の（入力 ）赤リード線に接続
黒リード線 → 次の製品の（入力 ）黒リード線に接続
DMX信号 りコネクタ（白）→ 次の製品のDMX信号入力コネクタ（黒）に接続■ 連結しない場合
赤リード線と黒リード線がショートしないように適切に絶縁処理してください。

［オプション入力ケーブル］
DMXコントローラのDMX信号出力コネクタに合わせた入力ケーブルを使用ください。
■ XLR3用入力ケーブル（WCADR-XLR3C） … DMX出力がXLR3ピン（3極キャノンコネクタ）の場合

電源240W
１番ピン： Data Link Common (GND)、２番ピン： Data－、３番ピン： Data＋■ XLR5用入力ケーブル（WCADR-XLR5C） … DMX出力がXLR5ピン（5極キャノンコネクタ）の場合

１番ピン： Data Link Common (GND)、２番ピン： Data－、３番ピン： Data＋■ RJ45用入力ケーブル（WCADR-RJ45C） … DMX出力がRJ45（LANコネクタ）の場合

ユニバース２
１番ピン： Data－、２番ピン： Data＋、３番ピン： Data Link Common (GND)［オプション連結ケーブル］
製品を離して連結する場合は中継ケーブルを使用ください。
■ DMX中継ケーブル（WCADR-DMXRC） … DMX信号を延長する場合➂ファインピッチ/1026mm … 54ch/13.4W➃ファインピッチ/1026mm … 54ch/13.4W

DMXアドレス： 109ch ～ 162ch

DMXアドレス： 163ch ～ 216ch⑤ファインピッチ/1026mm … 54ch/13.4W⑥ファインピッチ/1026mm … 54ch/13.4W

DMXアドレス： 217ch ～ 270ch

DMXアドレス： 271ch ～ 324ch■ 電源/DMX中継ケーブル（WCADR-DCDMXRC） … DC24V電源とDMX信号を延長する場合

ケーブル： VCTF 2sq 4芯□ 屋外で使用する場合は、DC24V電源リード線の接続部を防水処理してください。
□ ケーブルの標準長は1mです。それ以外の長さについては、弊社営業にお問い合わせください。

□ 事前にDMXコントローラとのマッチングテストを行ってください。
□ 製品や電源を並列に複数系統で接続する場合、製品間の明るさや色味の差を防ぐため、各系統の電線の種類と長さはなるべく同じにしてください。

本製品はDC24V用です。一瞬でもAC100Vを加えると故障しますので、十分注意して配線してください。

テープライトアドレッサブル取扱説明書（設置説明書）
取付方法

取付方法

■直線チャンネルによる取付
1■固定具による曲面への取付30mm

直線チャンネル（品番：FJS00-TA）を必要長さに切断します。

□ 取付面が曲面の場合、固定具（品番：KATA-S）の使用を推奨します。

M4皿ネジ※製品端部のエンドキャップ部はチャンネル内には入りません。
この部分の長さを考慮して切断してください。エンドキャップ部を1チャンネル内に入れると不点灯や防滴性能低下の原因になります。
直線チャンネルとエンドキャップの隙間は5～10mmにしてください。
2

直線チャンネル切断面のバリはきれいに除去してください。

直線チャンネルを平面にM4ネジで固定します。

※固定具および製品が落下しないように、取付面の材質に応じた適切なネジを選定し曲面に沿い難い場合は使用する固定具の数を固定具増やしてください。

取付面の材質に応じた適切なネジを選定し固定してください。

※製品は横曲げ 光軸水平方向 厳禁です。

直線チャンネルの溝※浮き防止のため全てのネジ穴を固定してください。
4220mm以下※固定具を取り付けるピッチは220mm以下にしてください。

直線チャンネル※直線チャンネルおよび製品が落下しないように、ネジで固定します。

固定してください。

➁の故障・感電・火災の原因になることがあります。
3

直線チャンネル

エンドキャップ

バリは製品本体やリード線を傷付け、LED不点灯や故障・感電・火災製品を曲面部に沿うように配置します。
配置に合わせ、固定具をM45～10mm

光軸垂直方向への最小曲半径はR80mmです。

①※チャンネル湾曲防止のため必ず全てのネジ穴を固定してください。
右図のように直線チャンネルの溝へ①製品を斜めに入れ、②ゆっくりと奥の方へ順次押し込み固定します。

□ チャンネルからの取外しは極力避けてください。取り付け/取り外しの繰り返しは故障の原因となります。
特に、通電状態での取り付け/取り外しは避けてください。

□ 必ず「施工補助部材（オプション）」に記載されたチャンネル、固定具をご使用ください。
□ 製品本体に直接ネジを打ち込まないでください。故障・感電・火災の原因となります。

□ やむを得ずチャンネルから取り外す場合は、製品とチャンネルとの間に指を入れ、片方を取り外し□ 製品本体裏面に両面テープの貼り付けや、接着剤の塗布をしないでください。

その後、ゆっくりとチャンネルに対して垂直方向に製品を取り外してください。（下図参照）□ 製品を最小曲げ半径未満に曲げないでください。LEDが不点灯になる可能性があります。

チャンネルに対して斜めに製品を引き抜くと、製品が損傷する場合があります。

□ エンドキャップは接着剤で防滴加工しています。強い力を加えないでください。
防滴性能低下の原因となります。

NG!

NG!

□ リード線を強く引っ張らないでください。不点灯、防滴性能低下の原因となります。

OK1301-A※本書に記載の内容は、予告なく変更される場合があります。ご了承ください。