エイテックス株式会社

シートライト V 取扱説明書
このたびは、本製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本書をよくお読みの上、正しく安全にご使用ください。 工事終了後、本書はお客様が大切に保管してください。
本書に記載の内容は、予告なく変更される場合があります。ご了承ください。

要保管
Ver.20240419

感電・火災などの原因となります。必ずお守りください。


電気設備の工事・取り扱いは、電気工事士の資格が必要です。
本製品は DC 24V 専用です。AC 100V など、DC 24V 以外の電圧を絶対に入力しないでください。



本製品の分解・改造をしないでください。
本製品の取付け・取外しは、必ず電源を切ってから行ってください。
本製品を破損するようなことをしないでください。（引っ張る、踏みつける、極端に曲げる、ねじる など）



濡れた手で本製品の施工・点検をしないでください。

本製品は屋内専用です。水回りや、高湿の場所では使用しないでください。



定期的に、清掃・点検を実施してください。長期間放置して使い続けると、発煙、発火、感電などに至る可能性があります。チェックシートは、日本照明工業会のホームページに掲載されています。
 自主点検、清掃 （1 年に 1 回
https://www.jlma.or.jp/anzen/pdf/anzenCS_SISETUshomei.pdf）
 工事店などの専門家による点検、清掃 （3 年に 1 回
https://www.jlma.or.jp/anzen/pdf/anzenCS_LED.pdf）



本製品に異常が発生した場合はただちに電源を切り、販売店・工事店にご相談ください。

1



点灯中は発光部を直視しないでください。目を痛めることがあります。



静電気に注意してください。故障の原因になります。

製品を最小曲げ半径（R300mm）よりきつく曲げないでください。故障の原因になります。



リード線が引っ張られた状態で施工しないでください。故障の原因になります。

各製品の「使用環境」の範囲内でご使用ください。収納部の空間や造営材との距離など、放熱にも注意してください。



本製品を硫黄成分などの腐食性ガス、可燃性ガスが発生する場所で使用しないでください。
(例) ゴム、ゴムを含む加工品、ダンボールなど、硫黄成分を含む部材の近く。温泉地など、大気中に硫黄成分を含む場所。

各製品の「最小曲げ半径」より緩い曲げであっても、灯具を繰り返し曲げることは故障の原因になります。施工時を含め、製品に繰り返し応力がかかるような施工はしないでください。

製品仕様
品名

品番

サイズ

重量

色温度

定格電圧

最大消費
電力

使用環境

光拡散
距離

最小曲げ半径

最大連結枚数

シートライト V

SHMV-□□K

W:440mm
H:440mmt:1.5mm

400g

2700K,3000K,3500K,
4000K,5000K

DC24V

12W

屋内-10 ～
+40℃

100mm
以上

R300mm8枚

外形図など詳細仕様については、各製品の製品図をご参照ください。
LED の特性にはバラつきがあります。明るさ、色味が異なる場合がありますが、不良ではありません。
RGB の同時点灯による白色は、単色 LED の白色とは色合いが異なります。
LED の経時変化により、発光色のバランスが初期とは異なってくることがあります。



光拡散板のついたカバーに設置してください。また、光拡散板までの距離は「光拡散距離」以上になるようにしてください。
本製品をカバー内に並べて配置する場合の間隔は、10mm 以内にしてください。間隔が 10mm を超えると光の濃淡が目立ち易くなります。
事前に使用する光拡散板で光の均一性を確認してください。 光の濃淡が気になる場合は、光拡散板までの距離を長くしてください。



ラミネートフィルムにしわ／気泡／異物が入っていることがありますが、製品の品質には影響ありません。
特注サイズ品、現場でのサイズ調整に関しては、弊社営業までお問い合せください。

備考
PWM による調光が可能◼ 施工補助部材(オプション)
品名
連結コネクタキット

品番
KTCT-T2仕様

外観◼ 推奨調光器(オプション)

取付け方法

メーカ

品番

電源電圧指定負荷

エイテックス

CN10AC100V(50/60Hz

以下の適合電源装置をご使用ください

最大接続電源台数
30W 電源：6 台
90W 電源：7 台
150W 電源：3 台調光

PWM 制御5～90%◼ 推奨電源(オプション)
メーカ

OSRAM

エイテックス

品番
OT30/100-242/24 DIM P
OT60/100-242/24 DIM P
OT90/100-242/24 DIM P
OT150/100-242/24 DIM P
OT300/100-242/24 DIM P
PU10-240

備考
KTCT-T2 は、5 個セットです。
本コネクタは防水仕様ですが、シートライトＶは防水仕様ではありません。

防水、極数：2

推奨出力容量 *1
21W（0.9A）
42W（6A）
63W（3A）
105W（4A）
210W（9A）
168W（7A）

接続可能枚数
1枚
3枚
5枚
8枚
17 枚
14 枚

取付け用ネジ穴を使用して、適切なネジで取付け面に固定してください。取付け用のネジは付属されていません。取付け部の材質に適した M4 ネジを準備してください。
使用環境温度の範囲でご使用ください。カバーの内部に取りける場合は、カバー内部の温度が使用環境温度となります。
製品を最小曲げ半径（R300mm）よりきつく曲げないでください。故障の原因になります。
リード線を強く引っ張らないでください。不点灯になる可能性があります。
特注カット 及び 重ね合わせについては、弊社営業までお問合せください。

出力電圧

DC24V
取付け穴

*1 電源の長期信頼性を確保するため、最大出力容量の 70%を目安にご使用ください。
2配線例
接続する製品の枚数は以下の条件を全て満たす必要があります。

1

条件
直列に連結する製品枚数が「製品仕様」に示す「最大連結枚数」以下であること

内容
シートライト V の最大連結枚数は 8 枚です。 (96W, 4A)
30W 電源をご使用の場合、電源の推奨出力容量は 21W (0.9A) ⇒ 本製品 1 枚のみ接続可能です。

2直列接続／並列接続を含め、負荷容量の合計が、電源の「推奨出力容量」以下であること

90W 電源をご使用の場合、電源の推奨出力容量は 63W (2.6A) ⇒ 本製品 5 枚まで接続可能です。
150W 電源をご使用の場合、電源の推奨出力容量は 105W (4.4A) ⇒ 本製品 8 枚まで接続可能です。



連結しない場合、電源送りリード線を適切に絶縁処理してください。



使用可能な電線の種類・長さについては、弊社営業にお問い合わせください。



製品や電源を並列に複数系統で接続する場合、製品間の明るさや色味の差を防ぐため、各系統の電線の種類と長さは等しくすることを推奨します。

◼ 配線例１： 調光を行わない場合

入力

送り

末端は絶縁処理をしてください

連結コネクタKTCT-T2

赤： V+
黒： V-

150W 電源DC24V
AC100V

電源の PWM 信号端子は使用しません。絶縁処理をしてください。

3◼ 配線例 2： 調光を行う場合
系統 1

入力

送り

末端は絶縁処理をしてください
連結コネクタ KTCT-T2

赤： V+
黒： V-

PWM 制御信号 CPEV 電線

CN10AC100V

150W 電源
DC24V

系統 2

AC100V （CN10 のスイッチに連動）
150W 電源
DC24V

分岐コネクタ（市販品）