Safety Instructions

WirelessHART-Adapter
SWA70
ATEX: II 2 G Ex ia IIC T4 Gb
II 2 D Ex tb [ia] IIIC T70°C Db
IECEx: Ex ia IIC T4 Gb
Ex tb [ia] IIIC T70°C Db
BVS 09 ATEX E 134; IECEx BVS 09.0062

0

XA00506F-C
de - Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel für explosionsgefährdete
Bereiche gemäß Richtlinie 94/9/EG (ATEX) und IECEx  ä 5
en - Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas
according to Directive 94/9/EC (ATEX) and IECEx  ä 9
fr - Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones explosibles
et selon Directive 94/9/CE (ATEX) et IECEx  ä 13

XA00506F-C/00/A3/14.13
71219515

BVS 09 ATEX E 134; IECEx BVS 09.0062 / XA00506F-C

bg -Правила за техниката на безопасност за електрически средства запроизводство във взривоопасни зони. Ако не разбирате езика натова ръководство има възможност да си поръчате при нас едноръководство, преведено на езика на Вашата страна.
Заявление за съответствие с EGПроизводителят Endress+Hauser декларира с това заявление засъответствие и с предявяването на сертификата CE, че този продукт
отговаря на изискванията на съответните европейски директиви.
Прилаганите директиви, норми и документи са указани в заявлениетоза съответствие.

cs -

es -

fi -

it -

Istruzioni di sicurezza per apparecchiature elettriche certificate perl'utilizzo in aree con pericolo di esplosione. Se il presente manuale nonrisulta comprensibile potete ordinarcene una copia tradotta nella
vostra lingua.
Dichiarazione di conformità CE
Con questa dichiarazione e con l'applicazione del marchio CE, il costruttore
Endress+Hauser, assicura che il prodotto è conforme alle direttive europee
vigenti. Prova della conformità è fornita dall'osservanza delle direttive, dellenorme e dei documenti elencati.

2

pl -

Wskazówki dot. bezpieczeństwa dla urządzeń elektrycznych stosowanych
w obszarze zagrożonym wybuchem. Jeśli niniejsza instrukcja napisana
jest w języku, którym się nie posługujesz, możesz zamówić u nas
przetłumaczony dokument.
Deklaracja zgodności WE
Producent Endress+Hauser w niniejszej deklaracji zgodności wraz z
nadaniem znaku CE oświadcza, że produkt ten jest zgodny z obowiązującą
Europejską Dyrektywą. Zastosowane wytyczne, normy oraz dukumenty
podane są w deklaracji zgodności.

pt -Instruções de segurança para dispositivos eléctricos certificados para
utilização em áreas de risco de incêndio. Se não compreender este
manual, pode encomendar-nos directamente uma cópia na sua língua.
Declaração de conformidade CE
Com esta declaração de conformidade e a aplicação da marca CE, ofabricante Endress+Hauser, garante que o produto obedece às directivas
europeias a aplicar. As directivas, normas e documentos são apresentadas
na declaração de conformidade.

ro -Indicaţii de siguranţă pentru mijloacele de producţie electrice pentru zonele
periclitate de explozie. Dacă nu puteţi citi aceste instrucţiuni, atunci puteţi
comanda la noi instrucţiunile traduse în limba ţării dumneavoastră.
Declaraţie de conformitate CE
Producătorul Endress+Hauser declară prin declaraţia de conformitate alăturată
şi prin aplicarea semnului CE că acest produs corespunde directivelor europene
aplicabile. Directivele, normele aplicate şi documentele sunt menţionate în
declaraţia de conformitate.

sk -Bezpečnostné pokyny pre elektrické zariadenie prevádzkované v
priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu. Ak nemáte možnost’ prečítat’ sitento návod, môžete si u nás objednat’ návod preložený do svojho jazyka.
Vyhlásenie o konformite s ES
Spoločnosť Endress+Hauser vyhlasuje prostredníctvom tohto vyhlásenia
o konformite a použitím značky CE, že tento výrobok vyhovuje príslušným
európskym smerniciam. Zmieňované smernice, normy a dokumenty súuvedené vo Vyhlásení o konformite.

sl -Biztonsági információk robbanásveszélyes területre való elektromos
eszközökhöz. Amennyiben nem tudja elolvasni ezt az útmutatót, akkor
megrendelheti az Ön anyanyelvére lefordítva is.
EK-megfelelőségi nyilatkozat
Az Endress+Hauser mint gyártó jelen megfelelőségi nyilatkozattal és aCE-jelzés felhelyezésével kijelenti, hogy ez a termék megfelel az alkalmazandó
európai irányelveknek. Az alkalmazott irányelvek, szabványok és
dokumentumok a megfelelőségi nyilatkozatban fel vannak tüntetve.

Veiligheidsinstructies voor elektrisch materieel in explosiegevaarlijke
omgeving. Wanneer u deze handleiding niet kunt lezen, kunt u een inuw landstaal vertaalde handleiding bij ons bestellen.
EG Conformiteitsverklaring
De leverancier Endress+Hauser waarborgt met deze verklaring en het
aanbrengen van het CE-teken, dat dit product overeenstemt met degeldende Europese richtlijnen. De geldende richtlijnen, normen en
documenten zijn aangegeven in de conformiteitsverklaring.

Turvallisuusohjeita sähkölaitteille, jotka on vahvistettu käytettäväksi
räjähdysvaarallisilla alueilla. Jos et ymmärrä tätä käsikirjaa, voit tilata
meiltä käännöksen omalla kansallisella kielelläsi.
EU-vaatimustenmukaisuustodistus
Valmistaja Endress+Hauser vakuuttaa tällä vaatimustenmukaisuustodistuksella
ja CE-merkin kiinnittämisellä, että tämä tuote täyttää sovellettavien
EU-direktiivien määräykset. Sovellettavat direktiivit, normit ja dokumentit on
merkitty vaatimustenmukaisuustodistukseen.

hu -

nl -

Ohutusjuhised plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavateelektriseadmete kohta. Kui Te ei saa käesolevast juhendist aru, võite
meilt tellida Teie riigikeelde tõlgitud juhendi.

EL vastavusdeklaratsioon
Tootja Endress+Hauser kinnitab juurdelisatud vastavusdeklaratsiooni
esitamisega ja CE-märgise kandmisega tootele, et käesolev toode vastab
kohaldatavate Euroopa Liidu direktiivide nõuetele.
Kohaldatavad direktiivid, standardid ja dokumendid on ära toodud
vastavusdeklaratsioonis.

Drošības norādījumi elektrisko darba instrumentu lietošanai apgabalos,kas pakļauti sprādzienbīstamībai. Ja Jums nav iespēju izlasīt šos
norādījumus, Jūs varat pasūtīt pie mums tulkojumu Jūsu valsts valodā.
ES atbilstības apliecinājums
Ražotājs Endress+Hauser ar šo atbilstības apliecinājumu un CE zīmola
lietojumu apstiprina, ka produkts izgatavots sakaņā ar atbilstošajām
Eiropas vadlīnijām. Piemērotās vadlīnijas, normas un dokumenti atrunāti
atbilstības apliecinājumā.

Instrucciones de seguridad de aparatos eléctricos homologados para su
utilización en áreas expuestas a riesgos de deflagración. Si no entiende
este manual, puede pedir un ejemplar en su idioma.
Declaración de conformidad CE
Por la presente declaración y la inclusión de la marca CE, el fabricanteEndress+Hauser, declara que el producto cumple con las directivas
europeas pertinentes. Las directivas, normas y documentos de aplicación
se indican en la declaración de conformidad.

et -

lv -

Οδηγίες ασφαλείας ηλεκτρικών συσκευών για επικίνδυνες για έκρηξη
περιοχές. Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να διαβάσετε αυτές τιςοδηγίες, τότε μπορείτε να παραγγείλετε ένα αντίτυπο μεταφρασμένοστη γλώσσα σας.
Δήλωση πιστότητας ΕΚΜε αυτή τη δήλωση πιστότητας και την τοποθέτηση του σήματος
CE ο κατασκευαστής Endress+Hauser δηλώνει, ότι αυτό το προϊόν
συμορφώνεται με τις ευρωπαϊκές οδηγίες που πρέπει να εφαρμοστούν.
Οι οδηγίες, τα πορότυπα και τα έγγραφα που εφαρμόστηκαν
αναφέρονται στη δήλωση πιστότητας.

Elektros įrenginio saugumo nurodymai, susiję su sprogimo zonomis.
Jeigu negalite perskaityti šios instrukcijos, kreipkitės į mus, kadužsisakytumėte į jūsų gimtąją kalbą išverstą instrukciją.
EB atitikties deklaracija
Gamintojas Endress+Hauser šia atitikties deklaracija ir CE ženklinimu
patvirtina, kad gaminys atitinka taikytinas ES direktyvas. Taikomos
direktyvos, normos ir dokumentai yra pateikiami atitikties deklaracijoje.

Sikkerhedsforskrifter for elektriske apparater certificeret til brug ieksplosionsfarlige områder. Hvis du ikke forstår denne manual,kan en oversat kopi af den på dit eget sprog bestilles fra os.
EF-overensstemmelseserklæring
Med denne overensstemmelseserklæring og tilføjelsen af CE-mærket sikrer
producenten Endress+Hauser, at produktet er i overensstemmelse med
relevante europæiske direktiver. Dokumentation for overensstemmelsen
gives i de anførte direktiver, standarder og dokumenter.

el -

lt -

Bezpečnostní pokyny pro elektrické přístroje v místech s nebezpečímvýbuchu. Pokud nemáte možnost přečíst si tento návod, můžete si u nás
objednat návod přeložený do svého jazyka.
Prohlášení o shodě s ES
Společnost Endress+Hauser prohlašuje prostřednictvím tohoto prohlášení
a použitím značky CE, že tento výrobek vyhovuje příslušným evropským
směrnicím. Zmíněné směrnice, normy a dokumenty jsou uvedeny v
Prohlášení o shodě.

da -WirelessHART-Adapter

Varnostni napotki glede električne opreme, namenjene za uporabo v
eksplozivnih območjih. Če teh navodil ne morete razumeti, lahko pri nas
naročite prevod v vaš jezik.
Pojasnilo glede potrdila o skladnosti EU
Proizvajalec Endress+Hauser s to izjavo o skladnosti in navedbo oznake
CE izjavlja, da je ta izdelek skladen s predpisanimi evropskimi smernicami.
Upoštevane smernice, standardi in dokumenti so navedeni v izjavi o skladnosti.

sv -Säkerhetsföreskrifter för elektrisk utrustning certifierad för användning i
explosionsfarliga områden. Om du inte förstår denna manual, kan enöversatt kopia på ditt eget språk beställas från oss.
EG-försäkran om överensstämmelse
Endress+Hauser försäkrar med vidstående försäkran om överensstämmelseoch med CE-märkningen att denna produkt överensstämmer med detillämpbara europeiska riktlinjerna. De tillämpade riktlinjerna, normernaoch dokumenten anges i försäkran om överensstämmelse.

Endress+Hauser

WirelessHART-Adapter

BVS 09 ATEX E 134; IECEx BVS 09.0062 / XA00506F-C

Konfo

Endress+Hauser

3

BVS 09 ATEX E 134; IECEx BVS 09.0062 / XA00506F-C

4

WirelessHART-Adapter

Endress+Hauser

WirelessHART-Adapter

BVS 09 ATEX E 134; IECEx BVS 09.0062 / XA00506F-C

Zugehörige Dokumentation

deutschWirelessHART-Adapter
SWA70

Dieses Dokument ist fester Bestandteil der folgenden Betriebsanleitungen:
BA00061S/04
Es gilt die mitgelieferte, dem Gerätetyp entsprechende Betriebsanleitung.

Ergänzende Dokumentation

Explosionsschutz-Broschüre:
CP00021Z/11

Kennzeichnung

Erläuterungen der Kennzeichnung und Zündschutzart finden Sie in der Explosionsschutz-Broschüre.
Kennzeichnung nach Richtlinie 94/9/EG
0044

II 2

G

Kennzeichnung der Zündschutzart/
des Schutzniveaus

Ex ia

IIC T4

Gb

Kennzeichnung nach IECEx
Geräteschutzniveau (EPL)

Gb

Kennzeichnung der Zündschutzart/
des Schutzniveaus

Ex ia

IIC T4

Gb

Kennzeichnung nach Richtlinie 94/9/EG
0044

II 2

Angewendete NormenD

Kennzeichnung der Zündschutzart/
des Schutzniveaus

Ex tb [ia] IIIC T70°C Db

Kennzeichnung nach IECEx
Geräteschutzniveau (EPL)

Db

Kennzeichnung der Zündschutzart/
des Schutzniveaus

Ex tb [ia] IIIC T70°C Db

ATEX:  ä 3, EG-Konformitätserklärung
IECEx: IEC 60079-0 :2007
IEC 60079-11 :2006
IEC 60079-31 :2008

Endress+Hauser

5

BVS 09 ATEX E 134; IECEx BVS 09.0062 / XA00506F-C

WirelessHART-Adapter

Direkte Montage
am Feldgerät

Abgesetzte Montage
mit Kabelverbindung

Zone 1
Zone 21

XA506Fxx01

Zündschutzart

Umgebungstemperatur

Temperaturklasse

Gehäuse

Ex ia IIC

–40 °C  Ta  +60 °C

T4

F32 (Kunststoff) oder
F33 (Aluminium)

Zündschutzart

Umgebungstemperatur

Max. Oberflächentemperatur

GehäuseEx tb [ia] IIIC

–40 °C  Ta  +60 °C+70 °CF33 (Aluminium)

Elektrische Daten
Adapter aktiv (4...20 mA + HART-Kommunikation)
Zweileiter-Feldgerät mit Spannungsversorgung des Gerätes (direkte/abgesetzte Montage).
Uo < 26 V DC
Io < 98 mA
Po < 631 mW
Lo = 3,6 mH
Co = 80 nF+–
123456

Li = 120 μH
Ci = 20 nF

1

XA506Fxx02

61

Feldgerät

Endress+Hauser

WirelessHART-Adapter

BVS 09 ATEX E 134; IECEx BVS 09.0062 / XA00506F-C

Adapter passiv (4...20 mA + HART-Kommunikation)
A Vierleiter-Feldgerät (direkte/abgesetzte Montage)
B Zweileiter-Feldgerät mit externer Spannungsversorgung (direkte/abgesetzte Montage)
A

Ui = 30 V DC
Ii = 100 mA
Pi = 3 W
Li = vernachlässigbar
Ci = vernachlässigbar

B

1

+ –
123456+ –123456
+
–

1

1
2

2
XA506Fxx03

Feldgerät
externe Spannungsversorgung
ohne Kommunikationswiderstand

Adapter passiv (nur HART-Kommunikation)
Neuinstallation parallel zur HART-Kommunikation (direkte Montage)
Uo < 6,7 V DC
Io < 1,7 mA
Po < 2,7 mW
Lo = 3,6 mH
Co = 80 nF
Ui = 30 V DC
Li = vernachlässigbar
Ci = vernachlässigbar

1+ –123456– +1
2

2
XA506Fxx04

Feldgerät
externe Spannungsversorgung
inklusive KommunikationswiderstandInstallation parallel zur HART-Kommunikation (abgesetzte Montage)
Uo < 6,7 V DC
Io < 1,7 mA
Po < 2,7 mW
Lo = 3,6 mH
Co = 80 nF

2
Ui = 30 V DC
Li = vernachlässigbar
Ci = vernachlässigbar+ –123456+–

1
2

1
XA506Fxx05!
Endress+Hauser

Feldgerät
externe Spannungsversorgung
inklusive KommunikationswiderstandHinweis!
• Zwei Kontakte (7 und 8, parallel zu den Klemmen 5 und 6) erlauben die Konfiguration des Adapters mit
einem zertifizierten Handbediengerät unter Beachtung der sicherheitstechnischen Kennwerte.
• Weitere Installationsmöglichkeiten sind der Betriebsanleitung BA00061S, Kapitel "Elektrische Installation"zu entnehmen.

7

BVS 09 ATEX E 134; IECEx BVS 09.0062 / XA00506F-C

WirelessHART-Adapter

Sicherheitshinweise:
Installation• Die Installations- und Sicherheitshinweise der Betriebsanleitung beachten.
• Gemäß Herstellerangaben und den gültigen Normen und Regeln installieren.
• Elektrostatische Aufladung des Gehäuses, der Antenne und des Verbindungskabels vermeiden(z.B. nicht trocken reiben).
• Der WirelessHART-Adapter ist für den Einsatz in der Gasgruppe IIC und IIB geeignet, wenn sichergestellt
wird, dass elektrostatische Aufladungen (z.B. Reibung, Reinigung, Wartung usw.) vermieden werden.
• Der WirelessHART-Adapter ist mit dem Warnschild "Elektrostatische Aufladung vermeiden" kenntlich
gemacht.
• Regeln für die Zusammenschaltung von eigensicheren Stromkreisen nach EN 60079-14 (Nachweis derEigensicherheit) beachten.
• Zur Erhaltung der Gehäuseschutzart Gehäusedeckel und Kabeleinführungen fachgerecht montieren.
• Nach einer Gehäuse-Ausrichtung (Verdrehen) die Arretierungsschraube wieder fest anziehen.
• Das Verbindungskabel vom WirelessHART-Adapter zum Feldgerät vor Zug und Reibung schützen
(z.B. wegen elektrostatischer Aufladung durch Medienströme).

Sicherheitshinweise:
Zone 1• Der Elektronikraum darf zum Konfigurieren des Gerätes unter Spannung geöffnet werden.
• Der WirelessHART-Adapter darf, um die Batterie zu wechseln, innerhalb des Ex-Bereiches geöffnet werden.
• Nicht benutzte Einführungsöffnungen mit geeigneten Verschlussstopfen verschließen.

Sicherheitshinweise:
Zone 21• Nicht in explosionsfähiger Staubatmosphäre öffnen.
• Das Batteriepack darf nicht innerhalb des Staub-explosionsgefährdeten Bereich gewechselt werden.
• Nur Kabelverschraubungen mit ATEX-Ex e-Zulassung bzw. metallische Verschraubung mit Schutzart vonmindestens IP65 verwenden. Anschlusskabel fest verlegen.
• Nicht benutzte Einführungsöffnungen mit geeigneten Verschlussstopfen verschließen.
Kunststoffgehäuse F32• Nur für den Einsatz in Zone 1 geeignet!

Sicherheitshinweise:
Batterie• Nur das in der Betriebsanleitung aufgeführte Batteriepack vom Typ BU191 von Endress+Hauser verwenden.
• Der Steckverbinder PHR2 ist so konzipiert, dass eine Verpolung nicht möglich ist.
• Kurzschluss der Plus- und Minus-Leitung führt zum Auslösen der irreversiblen, nicht wechselbaren
Sicherung.
• Im Gas-explosionsgefährdeten Bereich ist das Mitführen von ausschließlich einem Batteriepack vom
Typ BU191 zulässig.
• Die Gerätesicherheit kann z.B. gefährdet sein, wenn am Batteriegehäuse Beschädigungen sichtbar sind, bei
unsachgemäßer Lagerung oder wenn beim Transport Schäden entstanden sind.

Sicherheitshinweise:
Allgemein• Verbrauchte Battery-Packs umweltgerecht entsorgen.
• Nationale Abfall-Beseitigungsvorschriften beachten.
Kunststoffgehäuse F32• Drehmoment beachten:– Deckelschrauben: 0,7 Nm ±10%
– Kabeleinführung: 3,25 Nm ±10%
– Verschlussstopfen: 3,25 Nm ±10%
Aluminiumgehäuse F33• Drehmoment beachten:– Deckelschrauben: 0,7 Nm ±10%
– Kabeleinführung: 6,25 Nm ±10%
– Verschlussstopfen: 6,25 Nm ±10%8Endress+Hauser

WirelessHART-Adapter

BVS 09 ATEX E 134; IECEx BVS 09.0062 / XA00506F-C

AssociatedDocumentation

englishWirelessHART-Adapter
SWA70

This document is an integral part of the following Operating Instructions:
BA00061S/04
The Operating Instructions which are supplied and correspond to the device type apply.

Supplementary
Documentation

Explosion-protection brochure:
CP00021Z/11

Designation

Explanation of the labelling and type of protection can be found in the explosion protection brochure.
Designation according to Directive 94/9/EC
0044

II 2

G

Designation of type of protection/level of protection

Ex ia

IIC T4

Gb

Designation according to IECEx
Equipment protection level (EPL)

Gb

Designation of type of protection/level of protection

Ex ia

IIC T4

Gb

Designation according to Directive 94/9/EC
0044

II 2

Applied standards

D

Designation of type of protection/level of protection

Ex tb [ia] IIIC T70°C Db

Designation according to IECEx
Equipment protection level (EPL)

Db

Designation of type of protection/level of protection

Ex tb [ia] IIIC T70°C Db

ATEX:  ä 3, EC Declaration of Conformity
IECEx: IEC 60079-0 :2007
IEC 60079-11 :2006
IEC 60079-31 :2008

Endress+Hauser

9BVS 09 ATEX E 134; IECEx BVS 09.0062 / XA00506F-C

WirelessHART-Adapter

Direct mounting
at field device

Separate mounting
with cable connection

Zone 1
Zone 21

XA506Fxx01

Type of protection

Ambient temperature

Temperature class

Housing

Ex ia IIC

–40 °C  Ta  +60 °C

T4

F32 (plastic) or
F33 (aluminium)

Type of protection

Ambient temperature

Max. surface temperature

Housing

Ex tb [ia] IIIC

–40 °C  Ta  +60 °C+70 °CF33 (aluminium)

Electrical Data
Adapter active (4...20 mA + HART communication)
Two-wire device with power supply through adapter (direct/separate mounting)Uo < 26 V DC
Io < 98 mA
Po < 631 mW
Lo = 3.6 mH
Co = 80 nF+–
123456

Li = 120 μH
Ci = 20 nF

1

XA506Fxx02

101

Field device

Endress+Hauser

WirelessHART-Adapter

BVS 09 ATEX E 134; IECEx BVS 09.0062 / XA00506F-C

Adapter passive (4...20 mA + HART communication)
A Four-wire device (direct/separate mounting)
B Two-wire device with external power supply (direct/separate mounting)A

Ui = 30 V DC
Ii = 100 mA
Pi = 3 W
Li = negligible
Ci = negligible

B

1

+ –
123456+ –123456
+
–

1

1
2

2
XA506Fxx03

Field device
External power supply
without communication resistor

Adapter passive (only HART communication)
New installation in addition to HART communication (direct mounting)Uo < 6.7 V DC
Io < 1.7 mA
Po < 2.7 mW
Lo = 3.6 mH
Co = 80 nF
Ui = 30 V DC
Li = negligible
Ci = negligible

1+ –123456– +1
2

2
XA506Fxx04

Field device
External power supply
with communication resistor

Installation in addition to HART communication (separate mounting)Uo < 6.7 V DC
Io < 1.7 mA
Po < 2.7 mW
Lo = 3.6 mH
Co = 80 nF

2
Ui = 30 V DC
Li = negligible
Ci = negligible+ –123456+–

1
2

1
XA506Fxx05!

Endress+Hauser

Field device
External power supply
with communication resistor

Note!
• The adapter can be configured via two terminals (7 and 8, parallel to terminals 5 and 6) using a certified
handheld terminal and taking into account safety-related nominal values.
• For other installation options refer to Operating Instructions BA00061S, chapter "Electrical installation".

11

BVS 09 ATEX E 134; IECEx BVS 09.0062 / XA00506F-C

WirelessHART-Adapter

Safety instructions:
Installation• Comply with the installation and safety instructions in the Operating Instructions.
• Install the device according to the manufacturer's instructions and any other valid standards and regulations.
• Avoid electrostatic charging of the housing, the antenna and the connecting cable (e.g. do not rub dry).
• The WirelessHART adapter is suitable for use in gases of Group IIC and IIB, if there is no electrostatic
charging (e.g. friction, cleaning, maintenance etc.).
• The WirelessHART adapter is indicated by the warning sign "Avoid Electrostatic Charge".
• The pertinent guidelines must be observed when intrinsically safe circuits are connected together acc.
EN 60079-14 (Proof of Intrinsic Safety).
• To maintain the ingress protection of the housing, install the housing cover and cable glands correctly.
• After aligning (rotating) the housing, retighten the fixing screw.
• Protect the connecting cable between the WirelessHART adapter and the field device from tension andfriction (e.g. due to electrostatic charge from medium flow).

Safety instructions:
Zone 1• The electronics compartment can be opened under voltage for configuring the device.
• To replace the battery, the WirelessHART adapter may be opened in hazardous locations.
• Close unused entry glands with suitable sealing plugs.

Safety instructions:
Zone 21• Do not open in a potentially explosive dust atmosphere.
• The battery pack must not be exchanged in dust explosion-hazardous areas.
• Only use cable glands with ATEX-Ex e approval or metallic glands with an ingress protection of at least IP65.
Lay connecting cable and secure.
• Close unused entry glands with suitable sealing plugs.
Plastic housing F32• Only suitable for use in Zone 1!

Safety instructions:
Battery• Only use the Endress+Hauser battery pack of type BU191 as specified in the Operating Instructions.
• The PHR2 plug-in connector is designed in such a way that reverse polarity is not possible.
• Short-circuiting the plus and minus cable trips the irreversible, non-replaceable fuse.
• Only one battery pack of type BU191 is permitted in gas explosion-hazardous areas.
• The safety of the device can be impaired if there is visible damage to the battery housing, the device wasstored incorrectly or the device has been damaged during transportation.

Safety instructions:
General• Dispose of used battery packs in an environmentally compatible manner.
• Observe national regulations on waste disposal.
Plastic housing F32• Torque must be observed:– Cover screws: 0.7 Nm ±10%
– Cable glands: 3.25 Nm ±10%
– Sealing plug: 3.25 Nm ±10%
Aluminium housing F33• Torque must be observed:– Cover screws: 0.7 Nm ±10%
– Cable glands: 6.25 Nm ±10%
– Sealing plug: 6.25 Nm ±10%12Endress+Hauser

WirelessHART-Adapter

BVS 09 ATEX E 134; IECEx BVS 09.0062 / XA00506F-C

Documentation
correspondantefran ça is

WirelessHART-Adapter
SWA70

Le présent document fait partie intégrante du manuel de mise en service suivant :BA00061S/04
C'est le manuel de mise en service fourni, correspondant au type d'appareil, qui est valable.

Documentation
complémentaire

Brochure sur la protection contre les explosions :CP00021Z/11

Marquage

Une explication du marquage et du mode de protection figure dans la brochure sur la protection contre les
explosions.
Marquage selon directive 94/9/CE
0044

II 2

G

Marquage du mode de protection/
niveau de protection

Ex ia

IIC T4

Gb

Marquage selon IECEx
Niveau de protection du matériel (EPL)

GbMarquage du mode de protection/
niveau de protection

Ex ia

IIC T4

Gb

Marquage selon directive 94/9/CE
0044

II 2

Normes appliquées

D

Marquage du mode de protection/
niveau de protection

Ex tb [ia] IIIC T70°C Db

Marquage selon IECEx
Niveau de protection du matériel (EPL)

Db

Marquage du mode de protection/
niveau de protection

Ex tb [ia] IIIC T70°C Db

ATEX:  ä 3, Déclaration CE de Conformité
IECEx: CEI 60079-0 :2007
CEI 60079-11 :2006
CEI 60079-31 :2008

Endress+Hauser

13

BVS 09 ATEX E 134; IECEx BVS 09.0062 / XA00506F-C

WirelessHART-Adapter

Montage direct
sur l'appareil de terrain

Montage séparé
avec raccord de câble

Zone 1
Zone 21

XA506Fxx01

Mode de protection Température ambiante Classe de température
Ex ia IIC

–40 °C  Ta  +60 °CBoîtierT4

F32 (synthétique) ou
F33 (aluminium)

Mode de protection Température ambiante Température de surface max. Boîtier
Ex tb [ia] IIIC

–40 °C  Ta  +60 °C+70 °CF33 (aluminium)

Données électriques
Adaptateur actif (4...20 mA + communication HART)
Appareil de terrain 2 fils avec alimentation par adaptateur de l'appareil (montage direct/séparé)Uo < 26 V DC
Io < 98 mA
Po < 631 mW
Lo = 3,6 mH
Co = 80 nF+–
123456

Li = 120 μH
Ci = 20 nF

1

XA506Fxx02

141

Appareil de terrain

Endress+Hauser

WirelessHART-Adapter

BVS 09 ATEX E 134; IECEx BVS 09.0062 / XA00506F-C

Adaptateur passif (4...20 mA + communication HART)A Appareil de terrain 4 fils (montage direct/séparé)
B Appareil de terrain 2 fils avec tension d'alimentation externe (montage direct/séparé)A

Ui = 30 V DC
Ii = 100 mA
Pi = 3 W
Li = négligeable
Ci = négligeable

B

1

+ –
123456+ –123456
+
–

1

1
2

2
XA506Fxx03

Appareil de terrain
Tension d'alimentation externesans résistance decommunication

Adaptateur passif (uniquement communication HART)
Nouvelle installation parallèle à la communication HART (montage direct)
Uo < 6,7 V DC
Io < 1,7 mA
Po < 2,7 mW
Lo = 3,6 mH
Co = 80 nF
Ui = 30 V DC
Li = négligeable
Ci = négligeable1+ –123456– +1
2

2
XA506Fxx04

Appareil de terrain
Tension d'alimentation externe
avec résistance decommunication

Installation parallèle à la communication HART (montage séparé)Uo < 6,7 V DC
Io < 1,7 mA
Po < 2,7 mW
Lo = 3,6 mH
Co = 80 nF

2
Ui = 30 V DC
Li = négligeable
Ci = négligeable+ –123456+–

1
2

1
XA506Fxx05!
Endress+Hauser

Appareil de terrain
Tension d'alimentation externe
avec résistance decommunication

Remarque!
• Deux contacts (7 et 8, parallèles aux bornes 5 et 6) permettent la configuration de l'adaptateur à l'aide d'unterminal portable certifié en tenant compte des valeurs nominales relatives à la sécurité.
• Pour plus d'options d'installation, se référer au manuel de mise en service BA00061S, chapitre" Installationélectrique".

15

BVS 09 ATEX E 134; IECEx BVS 09.0062 / XA00506F-C

WirelessHART-Adapter

Conseils de sécurité :Installation• Tenir compte des conseils d'installation et de sécurité du manuel de mise en service.
• Installer d'après les instructions du fabricant et les normes et règles en vigueur.
• Eviter le chargement électrostatique du boîtier, de l'antenne et du câble de raccordement(par ex. ne pas frotter à sec).
• L'adaptateur WirelessHART est adapté pour l'utilisation dans les groupes de gaz IIC et IIB si l'on peut éviter
tout chargement électrostatique (par ex. frottement, nettoyage, maintenance, etc.).
• L'adaptateur WirelessHART est marqué avec le signe d'avertissement "Eviter tout chargementélectrostatique".
• Respecter les règles en matière d'interconnexion de circuits à sécurité intrinsèque selon
EN 60079-14 (preuve de la sécurité intrinsèque).
• Pour garantir le maintien du mode de protection du boîtier, monter le couvercle du boîtier et les entrées decâble dans les règles de l'art.
• Après l'orientation du boîtier (rotation), serrer fortement les vis de verrouillage.
• Protéger le câble de raccordement de l'adaptateur WirelessHART à l'appareil de terrain contre les contraintes
et les frottements (par ex. à cause du chargement électrostatique dû aux flux de produit).

Conseils de sécurité :Zone 1• Le compartiment de l'électronique peut être ouvert sous tension pour la configuration de l'appareil.
• Pour remplacer la batterie, l'adaptateur WirelessHART doit être ouvert en zone Ex.
• Occulter les entrées de câble non utilisées à l'aide de bouchons appropriés.

Conseils de sécurité :Zone 21• Ne pas ouvrir en présence d'une atmosphère contenant des poussières explosives.
• Le bloc-pile ne doit pas être remplacé en zone Ex poussières.
• Utiliser seulement des raccords de câble avec agrément ATEX Ex e ou des raccords métalliques de protection
min. de IP65. Poser le câble de raccordement de manière fixe.
• Occulter les entrées de câble non utilisées à l'aide de bouchons appropriés.
Boîtier en matière synthétique F32• Seulement approprié pour une utilisation en Ex zone 1!

Conseils de sécurité :Batterie• Utiliser exclusivement un bloc-pile Endress+Hauser de type BU191, mentionnées dans le manuel de miseen service.
• Le connecteur embrochable PHR2 est conçu de telle sorte qu'une inversion de polarité est impossible.
• Le court-circuit des fils plus et moins fait fondre le fusible qui ne peut pas être remplacé.
• En zone Ex gaz, il n'est autorisé de transporter qu'un seul bloc-pile de type BU191.
• La sécurité de l'appareil peut être compromise, par exemple, si le compartiment de la batterie est visiblement
endommagé, en cas de stockage non conforme ou en cas de dommages lors du transport.

Conseils de sécurité :Généralités• Les blocs-piles usagés doivent être mis au rebut conformément aux directives de protection del'environnement.
• Respecter les directives nationales d'élimination des déchets.
Boîtier plastique F32• Tenir compte du couple de serrage :– Vis de protection : 0,7 Nm ±10%
– Entrée de câble : 3,25 Nm ±10%
– Bouchon d'étanchéité : 3,25 Nm ±10%Boîtier aluminium F33• Tenir compte du couple de serrage :– Vis de protection : 0,7 Nm ±10%
– Entrée de câble : 6,25 Nm ±10%
– Bouchon d'étanchéité : 6,25 Nm ±10%16Endress+Hauser

WirelessHART-Adapter

Endress+Hauser

BVS 09 ATEX E 134; IECEx BVS 09.0062 / XA00506F-C

17

BVS 09 ATEX E 134; IECEx BVS 09.0062 / XA00506F-C

18

WirelessHART-Adapter

Endress+Hauser

WirelessHART-Adapter

Endress+Hauser

BVS 09 ATEX E 134; IECEx BVS 09.0062 / XA00506F-C

19

www.endress.com/worldwide

XA00506F-C/00/A3/14.13
71219515
CCS/FM 9.0

71219515