令和５年４月報告書（案）

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
核燃料サイクル工学研究所
令和４年度（第４四半期）
原子力規制検査報告書（原子力施設安全及び放射線安全に係る基本検査）（案）

令和５年４月核燃料施設等監視部門

令和５年４月報告書（案）目 次
１．実施概要 ............................................................................................................................................................ 1
２．運転等の状況 ................................................................................................................................................... 1
３．検査結果 ............................................................................................................................................................ 2４．検査内容 ............................................................................................................................................................ 2
５．確認資料 ............................................................................................................................................................ 5令和５年４月報告書（案）

１．実施概要（１）事業者名：国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（２）事業所名：核燃料サイクル工学研究所（３）検査期間：令和５年１月１日～令和５年３月 31 日
（４）検査実施者：東海・大洗原子力規制事務所
片岸 信一
水野 大
鈴木 敏史
湯浅 敬久
早川 文昭
小野 遼平
原子力規制部検査グループ検査監督総括課
山田 顕登

２．運転等の状況
２．１ 再処理施設
施設名
再処理施設

検査期間中の運転、操業、停止、廃止措置及び建設の状況等
廃止措置中２．２ 使用施設
施設名

検査期間中の運転、操業、停止、廃止措置及び建設の状況等

プルトニウム燃料第一 核燃料物質使用中
開発室
プルトニウム燃料第二 核燃料物質使用中
開発室
プルトニウム燃料第三 核燃料物質使用中
開発室
プルトニウム廃棄物処 核燃料物質使用中
理開発施設
高レベル放射性物質 核燃料物質使用中
研究施設
B棟

使用停止中

Ｊ棟

使用停止中

Ｍ棟

使用停止中

ウラン廃棄物処理施設 使用停止中

1

令和５年４月報告書（案）

東海事業所第２ウラン 使用停止中
貯蔵庫

３．検査結果検査は、検査対象に対して適切な検査運用ガイド（以下単に「ガイド」という。）を使用して実施した。検査対象については、原子力検査官が事前に入手した現状の施設の運用や保安に関する事項、保安活動の状況、リスク情報等を踏まえて選定し、検査を行った。検査においては、事業者の実際の保安活動、社内基準、記録類の確認、関係者への聞き取り等により活動状況を確認した。ガイドは、原子力規制委員会ホームページに掲載されている。
第４四半期の結果は、以下のとおりである。
３．１ 再処理施設
３．１．１ 検査指摘事項等
検査指摘事項等なし
３．１．２ 検査継続案件
検査継続案件なし
３．２ 使用施設
３．２．１ 検査指摘事項等
検査指摘事項等なし
３．２．２ 検査継続案件
検査継続案件なし

４．検査内容４．１ 再処理施設
４．１．１ 日常検査
（１）BM0020 定期事業者検査に対する監督
検査項目 定期事業者検査
検査対象
１）高放射性廃液貯槽の警報装置の作動試験
２）固化セル換気系の緊急操作系の作動試験（２）BM0100 設計管理2

令和５年４月報告書（案）

検査項目 設計管理の適切性
検査対象
１）燃料カスククレーンの一部変更
２）ガラス固化技術開発施設制御室の換気用仮設送風機等の設置（３）BO2020 臨界安全管理
検査項目 臨界管理
検査対象１）ウラン濃縮工程のための中間貯槽における臨界管理
２）混合転換試験グローブボックスにおける臨界管理（４）BE0010 自然災害防護
検査項目 自然災害防護
検査対象
１）ガラス固化技術開発施設（ＴＶＦ）における自然災害への準備状況（５）BE0020 火災防護
検査項目 四半期検査検査対象
１）初期消火活動に必要な資機材の管理状況
２）焼却施設の消防設備等の管理状況
検査項目 年次検査
検査対象
１）消防設備の総点検状況（６）BE0030 内部溢水防護
検査項目 内部溢水防護
検査対象１）プルトニウム転換技術開発施設（ＰＣＤＦ）の内部溢水の防護対策（７）BE0050 緊急時対応の準備と保全検査項目 緊急時対応の準備と保全
検査対象
１）緊急時対応の機材・設備の保全活動（８）BE0060 重大事故等対応要員の能力維持

3令和５年４月報告書（案）

検査項目 重大事故等発生時に係る力量の維持向上のための教育及び訓練
検査対象
１）現地対策本部構成員参集訓練及び一斉招集応答訓練
２）緊急作業に従事する要員への訓練状況
３）原子力防災訓練（総合訓練）（９）BR0010 放射線被ばくの管理
検査項目 放射線被ばくの管理
検査対象
１）高温フィルタの点検及びろ材交換作業の被ばく管理２）メカセル系排気フィルタ交換作業の被ばく管理（10）BR0070 放射性固体廃棄物等の管理検査項目 放射性固体廃棄物等の管理
検査対象
１）高放射性固体廃棄物貯蔵庫での保管管理状況（11）BQ0010 品質マネジメントシステムの運用検査項目 半期検査
検査対象
１）マネジメントレビューの実施状況

４．１．２ チ－ム検査なし
４．２ 使用施設
４．２．１ 日常検査
（１）BE0030 内部溢水防護
検査項目 内部溢水防護
検査対象１）プルトニウム燃料第三開発室の粉末秤量・均一化混合設備（２）BR0010 放射線被ばくの管理
検査項目 放射線被ばくの管理
検査対象
１）プルトニウム廃棄物処理開発施設における放射線被ばくの管理

4令和５年４月報告書（案）４．２．２ チ－ム検査なし

５．確認資料
５．１ 再処理施設
５．１．１ 日常検査
（１）BM0020 定期事業者検査に対する監督
検査項目 定期事業者検査
検査対象
１）高放射性廃液貯槽の警報装置の作動試験
資料名・定期事業者検査要領書 33 高放射性廃液貯槽の警報装置の作動試験 （再Ｑ品
証 140、版番号１－00）
・国立研究開発法人日本原子力研究開発機構核燃料サイクル工学研究所再処理施設第３回定期事業者検査成績書 検査項目名：高放射性廃液貯槽の警報装置の作動試験（令和５年１月 17 日）
・施設定期自主検査記録 高放射性廃液貯槽 槽内圧力上昇警報装置の総合検査 対象装置：272ＰＡ＋32.2 （検査年月日：Ｒ４年９月 16 日）
・施設定期自主検査記録 高放射性廃液貯槽 温度上昇警報装置の総合検査 対象装置：272ＴＲＡ＋31.1 （検査年月日：Ｒ４年９月７日）
・校正器具等の確認記録 （整理番号：22－２－038）（確認年月日：令和４年 10 月21 日）
・校正器具等の確認記録 （整理番号：22－２－032）（確認年月日：令和４年 10 月11 日）
２）固化セル換気系の緊急操作系の作動試験
資料名・ガラス固化技術開発施設に係る施設定期自主検査要領書 （再Ｑ品証 010、版番号０－10）
・検査・試験管理規則 （再Ｑ品証 011、版番号 18－00）
・施設定期自主検査記録 固化セル（ガラス固化技術開発施設）圧力上限緊急操作装置の総合検査（年次） （令和５年２月 20 日）
・校正器具等の確認記録 （整理番号：ＴＶＦ－自主－22－008）（確認年月日：令和５年２月 17 日）
・施設定期自主検査実施体制図（任命）（ガラス固化管理課）（令和５年２月 17 日）
・検査員等資格認定リスト（ガラス固化部 ガラス固化管理課）（令和４年９月２日）

5令和５年４月報告書（案）・第３回 定期事業者検査実施計画書 （再Ｑ品証 001、版番号２－00）
・定期事業者検査要領書 41 固化セル換気系の緊急操作系の作動試験 （再Ｑ品証 148、版番号１－00）
・定期事業者検査及び使用前自主検査の体制について （令和４年 11 月 11 日）
・国立研究開発法人日本原子力研究開発機構核燃料サイクル工学研究所再処理施設第３回定期事業者検査成績書 検査項目名：固化セル換気系の緊急操作系の作動試験（令和５年３月 16 日）
・再処理施設独立検査要領 （再Ｑ品証 010、版番号１－03）（２）BM0100 設計管理
検査項目 設計管理の適切性
検査対象１）燃料カスククレーンの一部変更
資料名・設計・開発管理規則 （再Ｑ再 009、版番号 17－01）
・設計・開発に係る計画書（発注） 設計・開発件名：イコライザービームの製作 （令和３年５月 21 日）・設計・開発要求事項の検証書（発注） 設計・開発件名：イコライザービームの製作
インプット（Ｒ３年５月 21 日）、インプット・アウトプットの検証（Ｒ３年６月８日）
・設計・開発に係る計画書（発注） 設計・開発件名：燃料カスククレーンのワイヤー２重化に係る詳細設計 （令和２年６月 30 日）・設計・開発要求事項の検証書（発注） 設計・開発件名：燃料カスククレーンのワイヤー２重化に係る詳細設計 インプット（Ｒ２年６月 30 日）、インプット・アウトプットの検証（Ｒ３年３月 30 日）
・燃料カスククレーン用イコライザー装置交換部品の製作仕様書 （令和３年６月）
・特殊放射線作業（Ｓ２）計画書・報告書「燃料カスククレーンワイヤロープ２重化及び点検・巡視作業」（Ｓ２－前施課－22－015）
２）ガラス固化技術開発施設制御室の換気用仮設送風機等の設置
資料名・設計・開発に係る計画書（発注） 設計・開発件名：ガラス固化技術開発施設（ＴＶＦ）
制御室の安全対策（制御室の居住性確保） 担当設計課：ガラス固化管理課 （令和２年９月 10 日）・設計・開発要求事項の検証書（発注） 設計・開発件名：ガラス固化技術開発施設（ＴＶＦ）制御室の安全対策（制御室の居住性確保） インプット （令和２年年９月 10日）
・件名：１０月期 臨時再処理施設安全専門委員会 議事録 （令和２年 10 月８日、令和２年 10 月 14 日）

6令和５年４月報告書（案）・設計・開発要求事項の検証書（発注） 設計・開発件名：ガラス固化技術開発施設（ＴＶＦ）制御室の安全対策（制御室の居住性確保） インプット・アウトプットの検証（令和２年 10 月 20 日）・仕様書 ＴＶＦ換気設備の製作 （令和２年 12 月） 日本原子力研究開発機構核燃料サイクル工学研究所再処理廃止措置技術開発センター ガラス固化部ガラス固化管理課
・仕様書 可搬型送風機、スポットクーラ、計装設備等の購入 （令和２年 12 月） 国
立研究開発法人日本原子力研究開発機構核燃料サイクル工学研究所再処理廃止措置技術開発センター ガラス固化部ガラス固化管理課
・仕様書 ＴＶＦ空調機械室用パネルの改良及び架台等の製作 （令和４年６月） 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構核燃料サイクル工学研究所再処理廃止措置技術開発センター ガラス固化部ガラス固化管理課
・検査記録 件名：可搬型送風機、スポットクーラ、計装設備等の購入 契約番号：
0202C08285 （令和３年５月）
・設備及び設備付帯品類の保守作業手順書 （再Ｑガ管 060、版番号０－02）（３）BO2020 臨界安全管理
検査項目 臨界管理
検査対象１）ウラン濃縮工程のための中間貯槽における臨界管理
資料名・国立研究開発法人日本原子力研究開発機構核燃料サイクル工学研究所再処理施設 安全作業基準 （令和４年７月１日）
・運転及び保守の管理規則 （再Ｑ施 015、版番号 12－01）
・再処理施設定期（自主）検査等一覧（再Ｑ施 006、版番号 12－00）
・運転要領書 Ｕ263 ウラン溶液濃縮工程 ユニットの運転 （令和４年 10 月 11 日）
・運転要領書 Ｕ263 ウラン溶液濃縮工程 異常時の措置 （平成 30 年 12 月 20 日）
・運転要領書 ＯＳＣＬ Ｎｏ．Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ，Ⅴ （令和４年 10 月 11 日）
・再処理施設保安規定第 184 条第３項に基づく施錠弁の年次点検記録（Ｒ４年４月26 日）
・現場巡視点検記録（２直）分離精製工場 （令和５年１月 19 日）
・教育・訓練実施計画書 「保安規定に基づく就業中放射線業務従事者定期教育（臨界安全・管理）」（施設管理部化学処理施設課）（計画期間：開始日令和５年１月 16 日、終了日令和５年１月 20 日）
・教育・訓練実施報告書 「保安規定に基づく就業中放射線業務従事者定期教育（臨界安全・管理）」（施設管理部化学処理施設課）（実施期間：令和５年１月 19 日）
２）混合転換試験グローブボックスにおける臨界管理7令和５年４月報告書（案）

資料名・国立研究開発法人日本原子力研究開発機構核燃料サイクル工学研究所 再処理
施設 臨界管理基準 （改訂 令和４年 12 月）
・基礎実験室 臨界管理要領 （再Ｓ転換Ｏ4101、版番号 10－00）
・Ａ128 室 核物質移動伝票 （2022 年 12 月 06 日）
・核物質管理記録 Ｐ41Ｂ02 （2022 年 12 月 06 日）
・核物質在庫リスト Ｐ41Ｂ02 （2022 年 12 月 06 日）
・巡視点検記録（設備 日勤）[A128] （令和５年１月 31 日）
・教育・訓練実施報告書「教育・訓練名称：保安規定に基づく就業中放射線業務従事者定期教育（臨界安全・管理）」（実施部課室名：施設管理部 転換施設課）（実施期間：令和４年５月９日）（４）BE0010 自然災害防護
検査項目 自然災害防護
検査対象
１）ガラス固化技術開発施設（ＴＶＦ）における自然災害への準備状況
資料名・竜巻飛来物による屋上設備等損傷時の対応要領 （再Ｓガ管 018、版番号 0ー00）
・降下火砕物影響防護要領 （再Ｓガ管 016、版番号 0ー00）
・東海再処理施設 各部主要作業スケジュール（ガラス固化部） （令和３年４月 15 日）（５）BE0020 火災防護
検査項目 四半期検査
検査対象
１）初期消火活動に必要な資機材の管理状況
資料名・通信連絡機器及び初期消火活動資機材の管理・点検手順書 （ＳＡＭ－再使Ｅ－002、改定番号 27）
・消防ポンプ自動車の施設定期自主検査要領書（ＳＡＭ－再Ｅ－001、改定番号 07）
・初期消火活動資機材点検記録（年１回点検） 令和４年度 化学消防自動車（検査年月日：令和５年２月６日）
・初期消火活動資機材の点検記録（月１回点検） （点検年月日：令和４年１２月）
・事故対応資機材の点検状況 令和３年度下期 （報告日：令和４年４月 25 日）・検査員指名書 （初期消火活動資機材） （令和４年４月１日）
・検査員指名書 （消防ポンプ自動車等） （令和４年４月１日）
２）焼却施設の消防設備等の管理状況
資料名8令和５年４月報告書（案）・核燃料サイクル工学研究所 消防計画 （令和４年 10 月）
・運転及び保守の管理規則 （再Ｑ施 015、版番号 12－01）
・ＡＡＦ、ＩＦにおける火災防護及び火災発生時の対応要領 （再Ｓ処ⅱ518、版番号２－01）
・再処理施設定期（自主）検査等一覧 （再Ｑ施 006、版番号 12－00）
・保全作業伝票 「令和４年度消防設備の定期点検依頼」 （430－2022－0013ー0）
・【プロセス系負圧維持運転中】 ＩＦ巡視点検記録 （令和５年２月８日）
検査項目 年次検査
検査対象１）消防設備の総点検状況
資料名
・核燃料サイクル工学研究所 消防計画 （令和４年 10 月）
・消防設備の保守点検及び防災管理点検 点検要領書 （令和４年８月 23 日）
・消防用設備点検工程表 （令和４年８月 22 日）
・消防用設備等点検結果報告書 警報設備点検票 （令和４年８月～令和４年 11月）
・消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果総括表（点検種別 機器点検・総合点検） （令和４年９月 14 日～令和４年９月 14 日）
・消火器具点検票 設置階１～２階 （令和４年９月 13 日）（６）BE0030 内部溢水防護
検査項目 内部溢水防護
検査対象１）プルトニウム転換技術開発施設（ＰＣＤＦ）の内部溢水の防護対策
資料名・運転要領書 Ｐ97 ドレン工程 異常時の措置（再Ｐ転換Ｏ9701ｂ）（平成 31 年３月25 日）
・緊急安全対策用資機材（月例）点検シート（３／５） 設置場所：プルトニウム転換技術開発施設管理区域Ａ323 点検日：令和４年 12 月 12 日
・緊急安全対策用資機材（年次）点検シート 設置場所：プルトニウム転換技術開発
施設管理区域Ａ323 点検日：令和４年１月７日
・運転要領書 Ｐ11，Ｐ12，Ｐ41，Ｐ75 受入・混合・リワーク工程 異常時の措置（再Ｐ転換 O1101ｂ）（令和４年 11 月 25 日）
・巡視点検記録 廃液処理（Ｐ73・Ｐ74・Ｐ97 工程） 転換施設課 （令和５年１月６日）（７）BE0050 緊急時対応の準備と保全9令和５年４月報告書（案）

検査項目 緊急時対応の準備と保全
検査対象
１）緊急時対応の機材・設備の保全活動
資料名・非常事態の措置に係る計画（再処理施設編） （再Ｐ管理 001、版番号７－00）
・ガラス固化処理課に係る施設定期自主検査要領書 （再Ｓガ処 010、版番号 11－02）
・施設定期自主検査記録 可搬型発電機（３．０ＫＶＡ、６．５ＫＶＡ）（電源ケーブル等含む）の年次検査 （令和４年２月 16 日）
・施設定期自主検査記録 通信機材（ＭＣＡ携帯型無線機、衛星電話、簡易無線機、トランシーバ）の年次検査 （令和４年２月 16 日）
・事故対処に係る事故対応機材の点検 その他緊急資機材の点検記録（月例点検）
１月期 ガラス固化部ガラス固化処理課（令和５年１月 31 日）
・停電時の対応要領書 その２（交流電源供給機能等喪失時の対応要領） （再Ｓガ処 032、版番号７－02）
・交替勤務体制時における非常時対応訓練の計画について（ガラス固化技術開発施設（ＴＶＦ）の事故対処（蒸発乾固）訓練） （令和４年６月 24 日）
・令和４年度再処理施設保安規定第 53 条第２項に基づく訓練の実施結果について（令和４年８月９日）
・教育・訓練実施報告書 「教育・訓練名称：品質保証教育：課内規則改訂に係る教育（停電時の対応要領書その２（交流電源供給機能等喪失時の対応要領） （再Ｓガ処 032）」（実施部課室名：ガラス固化部ガラス固化処理課）（実施期間：令和４年10 月 24 日）（８）BE0060 重大事故等対応要員の能力維持
検査項目 重大事故等発生時に係る力量の維持向上のための教育及び訓練
検査対象
１）現地対策本部構成員参集訓練及び一斉招集応答訓練
資料名・国立研究開発法人日本原子力研究開発機構核燃料サイクル工学研究所 事故対策規則 （令 04 サ（規則）第８号）
・事故対策手順 （（保）内規第７号Ｒｅｖ13）（令和４年３月 28 日）
・緊急情報伝達システム操作手順書 （（危）内規第９号、改定番号 05）
・業務連絡書 （件名）核燃料サイクル工学研究所現地対策本部構成員等の指名について （業連番号：22 サ危（業）122801）
・業務連絡書 （件名）令和４年度現地対策本部構成員の参集訓練及び一斉招集応答訓練の実施について （業連番号：22 サ危（業）040701）

10令和５年４月報告書（案）・令和４年度現地対策本部構成員参集訓練の実施報告書 （令和４年５月 18 日）
２）緊急作業に従事する要員の訓練実施状況
資料名・緊急作業に従事する放射線業務従事者の選出等に係る管理要領（再処理施設編）（再Ｑ管理 007、版番号４－00）
・緊急作業に係る原子力防災要員（実効線量限度 250ｍＳｖ）の現状 （Ｈ30 年７月１日） 部署：再処理廃止措置技術開発センター
・令和４年度 緊急作業に従事する要員の保安教育・訓練計画 （承認：Ｒ４年４月28 日）
・教育・訓練実施報告書 「特例緊急作業特別教育（学科教育：従事前）（特例緊急作業の方法に関する知識）」（実施部課室名：施設管理部 化学処理施設課）（実施期間：令和４年 10 月 20 日）
・教育・訓練実施報告書 「特例緊急作業特別教育（実技教育：従事前）（特例緊急作業の方法」（実施部課室名：施設管理部 化学処理施設課）（実施期間：令和４年 10 月 27 日）
・令和３年度 再処理廃止措置技術開発センター 緊急作業に従事する要員に係る保安訓練の有効性の評価結果（再処理施設保安規定 第 53 条３項）
３）原子力防災訓練（総合訓練）
資料名・令和４年度核燃料サイクル工学研究所 原子力防災訓練（総合訓練）について （令和４年 12 月 16 日承認）
・防災訓練実施結果報告書 （令和４年５月 20 日）
・令和４年度防災訓練の課題整理表
・ＥＲＣ対応者教育 保安管理部 危機管理課 （令和４年 10 月 28 日）
・業務連絡書 （件名）現場情報責任者及び現場情報専任補助者への災害対策資料の教育について （業連番号：23 サ危（業）011001）
・防災訓練対応手順書 （令和４年 10 月 25 日施行）
（９）BR0010 放射線被ばくの管理
検査項目 放射線被ばくの管理
検査対象
１）高温フィルタの点検及びろ材交換作業の被ばく管理
資料名・特殊放射線作業（Ｓ２）計画書・報告書 「高温フィルタの点検及びろ材交換作業」（Ｓ２－環処２－22－004）
・運転指示書（ゼネラル・インストラクション） 「Ｒｕｎ22（Ｒ４）－01－01 件名 令和４年
11 月 20 日からの焼却運転について」 環境保全課処理第２課 （課 No. 22－焼１11令和５年４月報告書（案）－00）
２）メカセル系排気フィルタ交換作業の被ばく管理
資料名
・運転要領書 フィルタ運転管理要領 ユニットの運転 （令和３年５月 20 日）
・換気・ユーティリティ設備の保全管理要領 [技術手順書]ＡＢ．フィルタの交換基準（再Ｑ施保 305、版番号３－00）
・特殊放射線作業（Ｓ２）計画書・報告書 「メカセル系排気フィルタ交換」（Ｓ２－保全課－22－006）
・換気・ユーティリティ設備等の点検記録 点検事項：フィルタ線量率の点検（１月分）
点検期間 2023 年１月 11 日～2023 年１月 22 日） （保全Ｕ22－Ｍ173）
・メカセル・槽類換気系排気ダクト等の線量率の測定 令和４年 （測定日 ７／７18：50）（測定日 ７／14 18：40）（測定日 ７／21 18：45）（測定日 ７／28 20：30）
・教育・訓練実施報告書 「教育・訓練名称：就業中放射線業務従事者教育」（実施
部課室名：施設管理部 施設保全課）（実施期間：令和５年２月３日）（10）BR0070 放射性固体廃棄物等の管理検査項目 放射性固体廃棄物等の管理
検査対象
１）高放射性固体廃棄物貯蔵庫での保管管理状況
資料名
・再処理廃止措置技術開発センター安全運営会議提案書 件名：高放射性固体廃棄物貯蔵庫（ＨＡＳＷＳ）貯蔵状態の改善に係る検討状況について （報告日：令和２年２月 19 日）
・再処理廃止措置技術開発センター運営会議提案書 件名：ＨＡＳＷＳの取出し装置（水中ＲＯＶ等）の検討状況及び今年度の取組みについて （報告日：令和３年５月10 日）
・再処理廃止措置技術開発センター運営会議提案書 件名：ＨＡＳＷＳ水中ＲＯＶ等を用いたモックアップ試験計画について （報告日：令和４年 10 月 13 日）
・令和４年度 環境管理課 運転管理・施設管理の計画及び実績（１／２） （令和５年１月 16 日改訂）
・特殊放射線作業（Ｓ２）計画書・報告書 「ＨＡＳＷＳハル貯蔵庫（Ｒ031，Ｒ032）内点検作業」（Ｓ２－環管理－22－007）
・放射性固体廃棄物貯蔵記録管理要領書 （再Ｑ環管 043、版番号９－00）・高放射性固体廃棄物在庫管理記録 （貯蔵年月日：令和４年 12 月 14 日）（11）BQ0010 品質マネジメントシステムの運用12

令和５年４月報告書（案）

検査項目 半期検査
検査対象１）マネジメントレビューの実施状況
資料名・マネジメントレビュー実施要領（ＱＳ－Ｐ02、改定番号 21）
・マネジメントレビュー運用手順（ＱＳ－Ａ10、改定番号 06）
・令和４年度 定期（年度末）理事長マジメントレビュー 資料 令和４年度－末－３
核燃料サイクル工学研究所 （令和５年３月９日）
・業務連絡書 （件名）令和３年度定期（年度末）理事長マネジメントレビューインプット
情報報告書（年度末までの実績）及び令和３年度品質目標の実績の提出について（回答） （業連番号：22 サ施（業）052603）

５．１．２ チ－ム検査なし
５．２ 使用施設
５．２．１ 日常検査
（１）BE0030 内部溢水防護
検査項目 内部溢水防護
検査対象１）プルトニウム燃料第三開発室の粉末秤量・均一化混合設備
資料名
・使用前検査 独立検査成績書（件名：プルトニウム燃料第三開発室 受払搬送設
備、粉末秤量・均一化混合設備及びグローブボックスＮｏ．ＦＰＧ－03ａ，ｂ，ｃの新設）（ＰＧ－ＷＩ－00－2021Ａ02－ＩＤ） 令和３年 11 月 25 日（２）BR0010 放射線被ばくの管理
検査項目 放射線被ばくの管理
検査対象
１）プルトニウム廃棄物処理開発施設における放射線被ばくの管理
資料名
核燃料物質使用施設放射線管理基準（附則（令 03 サ（規則）第 42 号 令和４年３月 28 日））
・プルトニウム燃料施設品質保証 保安活動指標等設定・評価要領書（Ｐｕ－ＦＱ－12 改訂番号５令和４年３月 31 日）
・基本動作マニュアル（Ⅰ－13 改訂数１：再使用物品の取扱い（2021 年 10 月 19 日

13令和５年４月報告書（案）施行））
・プルトニウム燃料施設品質保証 教育・訓練要領書（Ｐｕ－ＦＱ－01 改訂番号 28
令和４年 12 月 27 日）
・プルトニウム燃料施設品質保証 実務教育基本要領（Ｐｕ－ＦＱ－10 改訂番号 20
令和４年３月 31 日）
・プルトニウム燃料施設品質保証 不適合管理並びに是正処置及び未然防止処置マ
ニュアル（ＰＡ－ＷＪ－16-001 改訂Ｎｏ．16 令和４年８月１日）
・特殊放射線作業（Ｓ２）計画書・報告書（Ｓ２－プ環技－2021－01 Ｒ３年８月 19 日）
・保安教育・訓練実施計画書（34－Ｐｕ・環プ技－013 令和４年８月 22 日）
・プルトニウム系廃棄物移動確認伝票（令和５年２月 16 日）
・業務連絡書（23 サ線（業）012011）（添付書類：線量測定結果報告書）令和５年 01
月 20 日・力量評価シート（放射線管理第１課 R3.8.2）

５．２．２ チ－ム検査なし

14