766831-7-632

空気より軽い12A・13Aガス用

ガス・CO 警報器

形式名 YP-764F
家庭用

お客さまご相談窓口

取 扱 説明 書
ガ ス 機 器 事 業 部

053（925）4511［北 海 道］ 札 幌［東北］ 仙 台［関東］ 東 京埼 玉［中部］ 名古屋静 岡［関西］ 大 阪［中
国］ 広 島［四国］ 高 松［九州］ 福 岡011（852）2914●ガス・CO警報器「キャッチャー」をお取り付け
いただきありがとうございました。

022（284）9114●この取扱説明書はガス・CO警報器「キャッチャー」の取扱方法を説明します。

03（5782）2702●お使いになる前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、内容をご理解した上で取り扱ってください。

048（654）2071
052（769）1532●本取扱説明書は、末頁に保証書がついています。取扱説明書はお手元に保管し、いつでもご覧いただけるようにしておいてください。

054（283）1151
06（6458）8185●本書を紛失され、内容に不明な点があった場合
は、ガス事業者または最寄りの矢崎エナジー
システム株式会社にお問い合わせください。

082（568）7802
087（833）3335
092（411）4834※機器に異常がある場合は、ご自分で修理なさらずにガス事業者、または最寄りのお客さまご相談窓口にご相談ください。
なお、当社ホームページにおいてもご案内申し上げております。

URL：https://www.yazaki-group.com※電話番号は変更になることがありますのでご了承ください。

この取扱説明書は、再生紙を使用しています。

保証書付

一般財団法人 日本ガス機器検査協会検査合格品●本警報器は、ガスやCOを検知して警報を発するものです。ガスもれや不完全燃焼によるCOの発生を未然に防止する装置ではなく、また、
ガスもれやCOによる損害を防止することを保障するものではありません。ガスもれやCOなどによる損害については、責任を負いかねます
のでご了承ください。
●本警報器は、ガスやCOを検知して警報を発するものです。ガス検知部にガスやCOが到達しない場合は、ガス警報機能やCO警報機能が働きません。

【日常点検のお願い】
警報器が故障すると緑（電源）ランプが高速点滅となりお知らせします。
燃焼器をお使いになる前に緑（電源）ランプの状態を確認してください。
緑（電源）ランプが高速点滅（8 ページ参照）をしていたら、最寄りのガス
事業者にご連絡ください。

必ず行う警報器の機能について

はじめに警報器周囲のガスやCOが
規定濃度以上になると、それを検知して、注意報
または警報を発します。

警報器をご使用になる皆さま及び施工される方へ
安全上のご注意
対象ガス...........................................................................................................................................

警報器のお知らせ機能について

警報器が
作動したら

5

...........................................................................................................................

7...............................................................................................................................................................................

9

警報器をご使用になる皆さまへ

1 赤（ガス警報）ランプが点滅しているときの処置のしかた ................................................... 10
2 『ウーウー ピッピッピッピッ ガスがもれていませんか』と鳴ったときの処置のしかた.......................................................................................................................

10と鳴ったときの処置のしかた......................................................................................................................

12

3 黄（CO 警報）ランプが点滅しているときの処置のしかた ................................................... 12
4 『ウーウー ピッポッピッポッ 空気が汚れて危険です 窓を開けて換気してください』
5 『ウーウー ピッピッピッピッ ガスがもれていませんか』 と『ウーウー ピッポッピッポッ 空気が汚れて危険です 窓を開けて換気してください』
が交互に鳴ったときの処置のしかた ......................................................................................................

14.......................

16.............................................................................................................

18

6 異常がないのに警報音が鳴ったり、ランプが点滅したときの処置のしかた
ランプ表示・音声出力の事象一覧表

お手入れのしかた

20

噴霧式殺虫剤を使用するときは.......................................................................................................................

21......................................................................................................................................................

24............................................................................................................................................

アフターサービスについて仕様

28.................................................................................................................................................................

28.....................................................................................................................................................................................

29

施工される方へ30

取り付け前の確認.......................................................................................................................................................

31

取付位置の確認............................................................................................................................................................

32......................................................................

34

取り付け後の確認・点検........................................................................................................................................

38

お客さまへの説明について...................................................................................................................................

42.............................................................................................................................................................................................................................................................................

43

工.......................................................................................................................................

施施工される方へのお願い

電気工事要領・取り付けかた・外部機器への連動接続

保証書

27

..................................................................................................................................

その他

故障かな？と思ったら廃棄について施工

19..................................................................................................................

点検方法についてその他......................................................................................................................................................

警報器の取り外し・取り付けかた

取り扱いかた取り扱い
かた

警報器が作動したら●ガス検知部にガスやCOが到達しないときは、警報機能が働きません。
●ガスもれや不完全燃焼によるCOの発生を未然に防止する装置ではありません。
ガスもれやCO発生などによる損害については、責任を負いかねますのでご了承ください。
●取付場所近くでのガスもれやCO発生には警報を発しますが、他の部屋で発生したガスやCOには警報を発しないことがあります。

1
4

各部のなまえとはたらき
使用方法《お断わり》...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

はじめに■ ガス警報機能・CO警報機能

もくじ警報器をご使用になる皆さま及び施工される方へ

安全上のご注意

注意事項は、誤った取り扱いによる危害や損害の程度を、以下の表示で区分しています。

危険
警告
注意

誤った取り扱いをすると｢死亡または重傷を負う危険が切迫して生じる場合が想定される｣内容を示します。

危険ガス警報音が鳴っている間は、以下の内容を必ず守ってください。

CO警報音が鳴ったら、以下の内容を必ず守ってください。

爆発の恐れがあります。

CO濃度が上昇し、短時間で生命に危険が生じる恐れがあります。

必ず行う

ガス警報音が鳴っている部屋にいるときは、すぐに換気をし、使用中のガス機器を止めてください。

必ず行う

常に電源が入っていること(緑(電源)ランプ点灯)を確認してください。
必ず行う

CO警報音が鳴っている部屋にいる
ときは、すぐに換気をし、使用中のガス機器を止めてください。
必ず行う

誤った取り扱いをすると｢死亡または重傷を負う可能性が想定される｣内容を示します。
誤った取り扱いをすると｢傷害を負う可能性及び物的損害のみが発生する可能性が想定される｣内容を示します。

警告

部屋の外にいるときは、すぐに入室しないでください。

火気厳禁

禁

禁

止

設置後、5年（有効期限）を過ぎた警
報器は、新しい警報器とお取り替えください。
正常に作動しない恐れがあります。
有効期限は、警報器本体に貼り付けされている有効期限シールに示しています。

マッチやライターなど、火気を使わないでください。

絵表示の内容電源が入っていないとガスもれ、CO が発生しても、警報を発しま
せん。

止

必ず行う

換気扇、
電灯、
蛍光灯など、電気製品のスイッチを入・切しないでください。

噴霧式殺虫剤を使用するときは、以下の内容を必ず守ってください。
(P21〜23参照)●警報器をポリ袋などで覆う。
●噴霧が終わったら、換気した後、ポリ袋を取り除く。
誤作動の原因となります。

｢必ず行う｣事項を示しています。

ぬれた手で警報器の取り付け、取り外しをしないでください。

｢火気厳禁｣事項を示しています。

ぬれ手禁止

感電する恐れがあります。

警報器を取り外さないでください。
｢ぬれ手禁止｣事項を示しています。
禁

止｢水ぬれ禁止｣事項を示しています。

部屋の外から、すぐに入室しないでください。

｢分解禁止｣事項を示しています。
禁止

水につけたり、水をかけたりしないでください。

｢一般的な禁止｣事項を示しています。
水ぬれ禁止

ー1ー

ー2ー

ショートや感電の恐れがあります。

はじめに

はじめに

ご使用前に必ずお読みいただき、お客さまや他の人々への危害や損害を未然に防止するために、必ずお守りください。

安全上のご注意
分解や改造はしないでください。
故障の原因となります。
禁

分解禁止

止

煙感知式住宅用火災警報器に用いられる点検ガスを噴霧しないでください。

警報器をお手入れするときは、必ず警報器を取り外してください。
必ず行う

感電やけがの原因となります。

取付位置を移動させないでください。
禁止

点検ガスにフロンが含まれている場合、ガスセンサの故障の原因となります。

警報の遅れの原因となります。
取付位置を変える必要が生じたと
きは、ガス事業者にご相談ください。

衝撃を与えないでください。
故障の原因となります。
禁

止
必ず行う

警報器の取り外し・取り付け・点検を行うときや、警報器をポリ袋で覆うときは、安定した踏み台を使い、十分注意してください。

警報器の前に物を置いたり、取り付
けたりしないでください。
禁止

転落・転倒・落下によるけがの恐れがあります。

警報器の近くでラジオなどを使用しないでください。
禁警報器をお手入れするとき以外は、警報器を取り外さないでください。
禁

止

止

止

ラジオなどにノイズ（雑音）が入る
ことがあります。
警報器から距離を離してお使いください。

ガスもれ、CO が発生しても、警報を発しません。

対象ガス

ガス検知部は絶対にふさがないでください。
禁警報の遅れの原因となります。

ガスもれまたはCOを検知しなくなります。

注意●この警報 器は都市ガス（空気より軽い
12A・13Aガス）及び燃焼排ガス中のCOを検知します。

ー3ー●都市ガス（空気より軽い12A・13Aガス）
供給区域外ではお使いにならないでくだ
さい。

ー4ー

はじめに

はじめに

注意

警告

各部のなまえとはたらき●ガス検知部
ガス及びCOを検知します。

●ガス検知部点検口
ガス・CO警報点検時にガス採取器によりガスライターから採取したガスを注入します。

●黄(CO警報)ランプ
・COを検知すると点滅します。
・CO濃度が規定値以上になると点灯します。
※点灯時はP12・13を参照ください。

●有効期限シール●緑(電源)ランプ
・電源を入れてから約30秒間は点滅します。
(警報器の安定時間)
・通常(監視時)は緑(電源)ランプが点灯しています。
・故障しているときは高速点滅します。
※高速点滅時はP8を参照ください。

●警報停止スイッチ
警報停止スイッチを押すことにより、警報音・故障音の停止や外部機器との連動確認、警報
履歴の確認、有効期限が過ぎたときの音声確認などができます。
※詳細は P8・16・25・26・37 を参照ください。

●警報スピーカー
ガス、
CO を検知すると、音声合成音が鳴ります。
※詳細は P10〜15 を参照ください。

●検査合格証
日本ガス機器検査協会の検査に合格したことを示します。
YP-764F 19年製
19.04-000001●製造ラベル(B)●電源端子
電源線を接続します。

点灯

連続して点灯点滅

点灯と消灯の繰り返し(0.5 秒周期 )高速点滅

点灯と消灯の繰り返し(0.3 秒周期 )遅い点滅

点灯と消灯の繰り返し(3 秒周期 )

点滅周期

点滅周期

4F
-76

家庭
都市 用
燃焼 ガス用AC 排ガ （空気
10 ス中
より
0V
の
発信 50 CO用 軽い12標準 /60H
A・
自
遅延 z共 動初 13Aガ
用
期
都市 時間
0.7W 点検 ス用）機
端子 ガス警 0秒
外 能
部説 報時 無通 部発 付
12 電時 信型
明
V
0V
CO
警報 監視
時18 時6V
V警‒ D 報出力
C
端子
+
DC 6V
DC 12V
電源 18V
端子
AC
10
0V

YP

ーランプのつきかたについてー
取扱説明書中のランプの点灯、点滅、高速点滅、遅い点滅は次のように動作します。

・設
置か
ら5年
お願
経過
い①
した
分
警報
②落 解し
器は
と な
必ず
く した いで交換③取 ださい り、衝 くださ
して
適合
扱説 。
撃を い。
くだ
与え
EB 外部 からご 明書
さい-8ない
警報 使用 をよ
。
で
器
くだ く読
さい んで
。

12

08

00

00

01

●外部出力信号端子 ー
有電圧信号線(マイナス側)を接続します。

●外部出力信号端子 ＋
有電圧信号線(プラス側)を接続します。

●製造ラベル(A)
点滅周期

ー5ー

ー6ー

はじめに

はじめに

●赤(ガス警報)ランプ
・ガスを検知すると点滅します。
・ガス濃度が規定値以上になると点灯します。
※点灯時はP10・11を参照ください。

警報器のお知らせ機能についてガスがもれたときは

ガス注意報

警報器周囲のガスが規定濃度以上になると作動します。
低濃度のときは注意報が作動し、高濃度になると警報が作
動します。
ガス

ガス

ガス警報

P10参照

P10.11参照

ウーウーピッピッピッピッ
ガスがもれていませんか

ガスのもれとガス機器の不完全燃焼によるCOが同時に発生したときはP14.15参照

ウーウー ピッピッピッピッ
ガスがもれていませんか

ウーウー ピッポッピッポッ
空気が汚れて危険です
窓を開けて換気してください

交互に鳴る

警報器周囲のガスとCOが規定濃度以上になると作動し
ます。

ガス

ガス

ガス

ガス

赤点灯
赤点滅

緑点灯
黄消灯

緑点灯

黄点滅または点灯
緑点灯

赤点灯
黄消灯

有効期限が過ぎたときは
ガス機器の不完全燃焼によるCOが発生したときは

CO注意報
P12参照

警報器周囲のCOが規定濃度以上になると作動します。
低濃度のときは注意報が作動し、高濃度になると警報が作動します。(低濃度が約5分間継続した場合も警報が作動し
ます。)
CO
CO
CO

CO

CO

CO

CO警報
P12.13参照

ウーウー ピッポッピッポッ
空気が汚れて危険です
窓を開けて換気してください

緑点灯

赤消灯

有効期限が半年以上過ぎた場合、緑(電源)ランプ 警報停止スイッチが遅い点滅(3秒毎に2秒点灯)となり、有効期限が過ぎていることをお知らせします。
この状態で警報停止スイッチを押すと、「ピッ 有効期限が切れています
ピッ
販売店に連絡してください」が鳴ります。
有効期限が切れています
また、有効期限が半年以上過ぎた場合、販売店に連絡してください
電源を再投入すると、30秒後に「正常です」
が鳴らずに「有効期限が切れています
販売店に連絡してください」が鳴ります。
赤消灯
緑遅い点滅
※ガス事業者までご連絡ください。
黄消灯

黄点滅

CO
CO

故障しているときは

約5分後
緑点灯

赤消灯

ウーウー ピッポッピッポッ
空気が汚れて危険です
窓を開けて換気してください

緑点灯

赤消灯
黄点滅

ー7ー

黄点灯

故障が発生すると、
警報停止スイッチ「故障です 販売店に連絡してください」「故障です
が1回鳴り、緑(電源)ランプが高速点滅します。
販売店に連絡してください」
その後は「ピッピッピッ 故障です」と約1分毎にその後、繰り返し鳴り、約10分毎に約１分毎に「故障です 販売店に連絡してください」「ピッピッピッ 故障です」
が鳴ります。
約10分毎に
それ以降も同じ動作を繰り返します。
「故障です
ただし、警報停止スイッチを押すと故障音は販売店に連絡してください」
約36時間停止します。
赤消灯
緑高速点滅
緑(電源)ランプの高速点滅は止まりません。
黄消灯※ガス事業者までご連絡ください。
※外部機器と連動している場合、故障音停止
中は外部機器の連動動作は停止します。

ー8ー

はじめに

はじめに

ガス・CO警報機能

1 赤(ガス警報)ランプが点滅している警報器をご使用になる皆さまへ

使用方法
はじめに

ときの処置のしかた

1

赤(ガス警報)ランプが点滅している場合、ガス注意報を意味しています。

警報器を丸型ベースに差し込む。
(電源投入)《お断わり》

緑(電源)ランプが点滅し、警報器が監視状態に入る
準備状態になります。
この間にガスがかかっても本体は作動しません。

外部機器と連動している場合、ガス注意報では外部機器は連動動作しません。

しばらく換気を続けると、ランプは消灯します。

2 原因を確認する。

ガス濃度がうすい場合に点滅します。
室内の空気の汚れにも反応することがあります。
(P17参照)2 『ウーウー ピッピッピッピッ ガスがもれていませんか』

緑点滅と鳴ったときの処置のしかた※丸型ベースには方向性がありますのでご注意願います。

「ウーウー ピッピッピッピッ ガスがもれていませんか」と警報し赤(ガス警報)ランプが点灯している場合、ガス警報を意味しています。

2 電源を供給してから約30秒後、ランプ警報音が鳴っている部屋にいるときはが全点灯した後、消灯します。

※通電開始から30日経過以降は、「正常です」と鳴らない仕様もあります。

〈過去約10日以内に警報が作動した場合〉
過去に作動した警報の原因に伴ったランプが、約1秒間点灯します。(P26参照)

危険
赤点灯

緑点灯
黄点灯

警報音が鳴っている間は、以下の内容を必ず守ってください。
爆発の恐れがあります。

マッチやライターなど、火気を使わない。

3「正常です」と鳴って緑(電源)ランプが1 ドアや窓を開けて換気する。

2 ガス栓や器具栓を閉める。

点灯し、監視状態に入ります。

ガスコンセント接続の場合、コンセント継手のすべりリング(白色)を手前に引く

火気厳禁〈有効期限が過ぎている場合〉「正常です」とは鳴らずにP8に記載している有効期
限切れ時の動作となります。
※ガス事業者までご連絡ください。

正常です〈警報器が故障している場合〉「正常です」とは鳴らずにP8に記載している故障発生時の動作となります。
※ガス事業者までご連絡ください。

緑点灯

換気扇、電灯、蛍光灯など
電気製品のスイッチを入・切しない。

3 ガスがなくなれば、警報音が禁

4 ガスもれの原因を点検する。

警報器を取り外さない。

禁

ー9ー

止

止

鳴りやむ。
【赤(ガス警報)ランプ消灯】

原因としては、煮こぼれ、ゴム管のはずれ、ゴム管の亀裂、ガス機器の立ち消えなどが考えられます。

ー 10 ー

警報器が作動したら右方向に回す1 ドアや窓を開けて換気する。

3 黄(CO警報)ランプが点滅している部屋の外から警報音に気づいたときは危険警報音が鳴っている間は、部屋の外から、すぐに入室しない。
爆発の恐れがあります。

1 部屋に入らない。

ときの処置のしかた

室外からドアや窓を開けられるときは、ドアや窓を開けて換気する。

黄(CO警報)ランプが点滅している場合、CO注意報を意味しています。

2 ガスメーター近くの《お断わり》

メーターガス栓を閉める。

禁

メーターガス栓を開ける
ときはガス事業者にご連絡ください。

止閉めるを確認する。

5 ガス栓や器具栓を閉める。

※黄(CO警報)ランプの点滅が約5分間継続すると、「ウーウーピッポッピッポッ 空気が汚れて危険です 窓を開けて換気してください」と鳴りはじめます。

原因としては、煮こぼれ、ゴム管のはずれ、ゴム管の亀裂、ガス機器の立ち消えなどが考えられます。

おねがい

最寄りのガス事業者へ
連絡する。

HELP

CO濃度がうすい場合に点滅します。
室内の空気の汚れにも反応することがあります。
(P17参照)窓を開けて換気してください』と鳴ったときの処置のしかた「ウーウー ピッポッピッポッ 空気が汚れて危険です 窓を開けて換気してください」と警報し、
黄(CO警報)ランプが点滅または点灯している場合、CO警報を意味しています。

危険※警報器とマイコンメーターを接続している場合
警報音声が 30 秒〜 60 秒間鳴り続けたとき、マイコンメーターがガスを止めます。
※警報器と戸外ブザーを接続している場合
警報音声が 30 秒〜 60 秒間鳴り続けたとき、戸外ブザーが鳴ります。
ガスがなくなると同時に鳴りやみます。

1 ドアや窓を開けて換気する。

警報音が鳴ったら、すぐに換気をし、使用中のガス機器を止める。
CO濃度が上昇し短時間で生命に危険が生じる恐れがあります。

ー 11 ー

2 原因を確認する。

警報音が鳴っている部屋にいるときは処置をしても、警報音が鳴りやまないときは●たびたび警報音が鳴るときは、ガス機器の点検を受けてください。
(有償)

しばらく換気を続けると、ランプは消灯します。

4 『ウーウー ピッポッピッポッ 空気が汚れて危険です

ガスコンセント接続の場合、コンセント継手のすべりリング(白色)を手前に引く

6 ガスもれの原因を点検する。

1 ドアや窓を開けて換気する。

2 ガス機器の使用を中止し、ガス
栓や器具栓を閉める。

ガスコンセント接続の場合、コンセント継手のすべりリング(白色)を手前に引く

3 COがなくなれば、警報音が鳴りやむ。
【黄(CO警報)ランプ消灯】

ー 12 ー

警報器が作動したら警報器が作動したら3 ガスがなくなれば、警報音が鳴りやむ。
4 部屋に入り、赤(ガス警報)ランプの消灯●外部機器と連動している場合、CO注意報（黄ランプの点滅のみでありCO警報音が鳴っていない状態）では外部機器は連動動作しません。

ピッピッピッピッ ガスがもれていませんか』 と5『ウーウー『ウーウー ピッポッピッポッ 空気が汚れて危険です

部屋の外から警報音に気づいたときは危険警報音が鳴っている間は、部屋の外から、すぐに入室しない。

1 部屋に入らない。

窓を開けて換気してください』が交互に鳴ったときの処置のしかた

室外からドアや窓を開けられるときは、ドアや窓を開けて換気する。

ガス警報とCO警報を交互に発し、赤(ガス警報)ランプが点灯、黄(CO警報)ランプが点灯もしくは点滅している場合、ガス警報とCO警報の複合警報を意味しています。

CO濃度が濃くなっていることがあり、短時間で生命に危険が生じる恐れがあります。

警報音が鳴っている部屋にいるときは禁

危険

ガス栓を閉める。

止メーターガス栓を開ける
ときはガス事業者にご連絡ください。

閉める

3 COがなくなれば、警報音が鳴りやむ。
4 部屋に入り、黄(CO警報)ランプの消灯を確認する。

5 ガス栓や器具栓を閉める。
ガスコンセント接続の場合、コンセント継手のすべりリング(白色)を手前に引く

1 ドアや窓を開けて換気する。

警報音が鳴っている間は、以下の内容を必ず守ってください。
爆発やCO中毒の恐れがあります。

マッチやライターなど、火気を使わない。

2 ガス機器の使用を中止し、ガス栓や器具栓を閉める。

火気厳禁

ガスコンセント接続の場合、コンセント継手のすべりリング(白色)を手前に引く

換気扇、電灯、蛍光灯など、電気製品のスイッチを入・切しない。

3 ガスやCOがなくなれば、警報音が鳴りやむ。
【赤(ガス警報)ランプ・黄(CO警報)ランプ消灯】

処置をしても、警報音が鳴りやまないときはおねがい●たびたび警報音が鳴るときは、ガス機器の点検を受けてください。(有償)●ガス機器以外の燃焼機器(石油ファンヒーター、石油ストーブなど)が原因で鳴ることもありますので、これらの機器についても点検を受けてください。

最寄りのガス事業者へ
連絡する。

HELP

※警報器とマイコンメーターを接続している場合
警報音声が 30 秒〜 60 秒間鳴り続けたとき、マイコンメーターがガスを止めます。
※警報器と戸外ブザーを接続している場合
警報音声が 30 秒〜60 秒間鳴り続けたとき、戸外ブザーが鳴ります。
ガスがなくなると同時に鳴りやみます。

ー 13 ー

禁止警報器を取り外さない。

禁止

4 ガスもれやCO発生の原因を点検する。
原因としては、煮こぼれ、ゴム管のはずれ、ゴム管の亀裂、ガス機器の立ち消えなどが考えられます。

ー 14 ー

警報器が作動したら警報器が作動したら2 ガスメーター近くのメーター

部屋の外から警報音に気づいたときは危険警報音が鳴っている間は、部屋の外から、すぐに入室しない。
爆発やCO中毒の恐れがあります。

1 部屋に入らない。

ランプが点滅したときの処置のしかた

室外からドアや窓を開けられるときは、ドアや窓を開けて換気する。

ガスもれやCO発生ではなく、空気の汚れにより赤(ガス警報)ランプや黄(CO警報)ランプが点滅したり、警報音が鳴ったときは

2 ガスメーター近くのメーターガス栓を閉める。
メーターガス栓を開ける
ときはガス事業者にご連絡ください。

止閉める

3 ガスやCOがなくなれば、警報音が鳴りやむ。

4 部屋に入り、赤(ガス警報)ランプ・黄(CO警報)ランプの消灯を確認する。

5 ガス栓や器具栓を閉める。
ガスコンセント接続の場合、コンセント継手のすべりリング(白色)を手前に引く

6 ガスもれやCO発生の原因を〈警報音を止めたいとき〉警報停止スイッチを押すと、●ガス警報音は1回だけ5分間止めることができます。
●CO警報は黄(CO警報)ランプが点滅しCO警報音が鳴っている場合
のみ警報音を1回だけ5分間止めることができます。
※警報器周囲のガスとCOが規定濃度以下になっていない場合、停止時間経過後に再びガス警報
音、CO警報音を発します。
※外部機器と連動していて、かつ警報器周辺のガスとCOが規定濃度以下になっていない場合、停止
時間経過後に再び連動します。

1 ドアや窓を開け、しばらく換気を続ける。

2 警報器周囲のガスが規定濃度以下になると、ランプの点滅や警報音が鳴
りやむ。

点検する。

原因としては、煮こぼれ、ゴム管のはずれ、ゴム管の亀裂、ガス機器の立ち消えなどが考えられます。

処置をしても、警報音が鳴りやまないときはおねがい●たびたび警報音が鳴るときは、ガス機器の点検を受けてください。(有償)●ガス機器以外の燃焼機器(石油ファンヒーター、石油ストーブなど)が原因で鳴ることもありますので、これらの機器についても点検を受けてください。

最寄りのガス事業者へ
連絡する。

HELP

※警報器とマイコンメーターを接続している場合
警報音声が 30 秒〜 60 秒間鳴り続けたとき、マイコンメーターがガスを止めます。
※警報器と戸外ブザーを接続している場合
警報音声が 30 秒〜 60 秒間鳴り続けたとき、戸外ブザーが鳴ります。
ガスがなくなると同時に鳴りやみます。

ー 15 ーー 16 ー

警報器が作動したら警報器が作動したら

禁

6 異常がないのに警報音が鳴ったり、

警報音が鳴ったり、ランプが点滅した原因について

ランプ表示・音声出力の事象一覧表

以下の原因が考えられますので、調べてください。
●長い間閉め切られたお部屋や、高気密住宅などの換気回数が少ないお部屋に設置されている場
合、ガスセンサの感度に影響を及ぼす室内の滞留成分 ( シリコーンや溶剤に含まれる揮発性成分、フロンガス [ エアコンの冷媒ガスなど ]) の作用により警報が鳴りやすくなることがあります。また、まれに鳴り続けることがあります。
●建材などから発生する揮発性成分の作用により警報が鳴りやすくなることがあります。また、まれに鳴り続けることがあります。

表中のはランプの点灯、

ランプ

点灯

止

●芳香剤・香油(アロマオイル)などの濃いガスが警報器にかかっていませんか。

点滅

点灯

点灯

点灯

点滅

●線香の煙が警報器にかかっていませんか。
点滅●溶剤、シンナー、ベンジンなどを大量に使用していませんか。
●アルコール類やくん煙式、くん蒸式の殺虫剤が高濃度になっていませんか。
禁止●フローリングのワックス、溶剤を含む接着剤を使用していませんか。

点灯
点灯

点灯

点滅

点滅

点灯

点滅

点灯

●長時間、部屋を閉め切っていませんか。
●焼き魚の煙などが警報器にかかっていませんか。
●みりんや酢などの調味料成分を含んだ蒸気が、警報器に大量にかかっていませんか。

点滅
点灯

点滅
点灯

●可燃性のガスなどを使用していませんか。
禁止

通常動作〔監視中〕

なし

ガス注意報

P10 参照ウーウー ピッピッピッピッ
ガスがもれていませんか

ガス警報

P10〜11
参照

なし

CO 注意報P12 参照ウーウー ピッポッピッポッ
空気が汚れて危険です 窓を開けて換気してください

CO 警報

P12〜13参照

なし

ガス注意報とCO注意報

P10,12参照

ウーウー ピッピッピッピッ
ガスがもれていませんか

ガス警報とCO注意報

P10〜11参照

ウーウー ピッポッピッポッ
空気が汚れて危険です 窓を開けて換気してください

CO警報とガス注意報

P12〜13参照ーP14〜15参照●炭火や練炭を使用していませんか。

故障です 販売店に連絡してください(10 分毎 )ピッピッピッ 故障です (1 分毎 )故障警報（警報器が故障診断機能により故障と判断した状態）

ガス事業者
に連絡して
ください

●換気扇を回さずに大鍋(業務用)で湯を沸かしていませんか。点火初期時にCOが発生し、CO警報を発することがあります。

ピッ 有効期限が切れています
販売店に連絡してください(警報停止スイッチ操作時)

有効期限切れ（警報器の有効期限が半年以上過
ぎた状態）

ガス事業者
に連絡して
ください

点滅

●自動車の排気ガスが室内にこもっていませんか。

点灯

点灯
点灯

●ガスコンロの着火ミスがありませんか。

●ガスもれやCO発生ではな
く、空気の汚れなどにより、赤(ガス警報)ランプ・黄(CO警報)ランプが点滅・点灯したり、警報音声が鳴る場合がありますが、すぐに鳴りやみますので警報器は取り外さないでください。

なし

ウーウー ピッピッピッピッ ガスがもれていませんか /
ガス警報とCO警報
ウーウー ピッポッピッポッ 空気が汚れて危険です 窓を開けて換気してください ( 交互 )●警報器の通常の電圧範囲はAC100V±10Vです。それ以外で使用していませんか。
●換気が十分でない状態で、湯沸器を使用していませんか。

おねがい

対応方法

高速点滅

遅い点滅

※故障したときは、上記以外の表示音声を発する場合があります。
この場合、ガス事業者に連絡してください。

ー 17 ーー 18 ー

警報器が作動したら警報器が作動したら●タバコの煙を警報器に吹きかけていませんか。
禁

点灯

事象

音声内容

緑
黄 赤
（電源）（CO）（ガス）〈ガス警報・CO 警報〉●スプレー式殺虫剤やヘアスプレーなどを、警報器にかけていませんか。

はランプの点滅を表しています。

警報器の取り外し･取り付けかた

お手入れのしかた
1 警報器を取り外す。(P20参照)

左方向に回す〈取り外しかた〉《お断わり》
外部機器(インターホンなどの集中監視機器)と接続しているときは、警報器を取り外すと、外部機器で警報音(故障表示)が鳴ることがあります。

2 警報器及び取付部付近の天井面の警報器を左方向（反時計方向）に回して取り外す。

注意

よく絞る●警報器の取り外しは、高いところでの作業になりますので、しっかりした踏み台を使って十分に注意して行ってください。
転落、転倒、落下の原因になります。

汚れをふき取る。

●警報器表面・天井面
布を水または石けん水に浸し、よく絞ってからふき取ってください。

水または石けん水

おねがい●お手入れするときは、警報器の内部に水が入らない
ように注意してください。

〈取り付けかた〉禁電源投入

1 警報器を丸型ベースに差し込む。

※丸型ベースは方向性がありますのでご注
意願います。

シン
ナ｜

3 警報器を取り付ける。(P20参照)●警報器の電源が入ります。
緑(電源)ランプが点滅し、約30秒
後ランプが全点灯した後消灯し、正常であれば「正常です」と鳴って緑(電源)ランプが点灯に変わり、警報器は監視状態に入ります。
異常があれば「故障です 販売店に連絡してください」と鳴りますので、警報器の交換をお願いします。
※通電開始から30日経過以降は、「正常です」と鳴らない仕様もあります。

止

約30秒後

中
性
洗
剤

ア
ル
コ
｜
ル

禁

止

2 警報器を右方向（時計方向）に回(監視状態)

警報器

して取り付ける。

右方向に回す
正常
です

緑点滅

赤点灯
緑点灯
黄点灯

〈過去 10 日以内に警報器が作動した場合〉電源を入れてから約30秒後ランプが全点灯した後に、最後に作動した警報の原因に伴ったランプが約1秒間点灯します。(鳴動原因表示機能によるものです。)

ー 19 ー

緑点灯
赤消灯
黄消灯

注意
●警報器本体を止まる位置まで右に回し、確実に固定されているか確認してください。
また、過度に回しすぎないように注意してください。
破損の原因になります。
●警報器の取り付けは、高いところでの作業になりますので、しっかりした踏み台を使って十分に注意して行ってください。
転落、転倒、落下の原因になります。

ー 20 ー

取り扱いかた

取り扱いかた●お手入れするときは、中性洗剤、アルカリ性洗剤、塩素系漂白剤、ベンジン、シンナー、アルコールは使わないでください。
アルカリ性洗剤などを使うと、警報器本体の表面に傷がついたり、しばらく赤(ガス警報)ランプが点滅したり、警報音が鳴りやまないことがあります。

丸型ベース

噴霧式殺虫剤を使用するときは噴霧式殺虫剤の噴射ガスに反応して警報器が鳴る場合があります。
次の処置を行っていただくと、警報器が鳴り出すのを防ぐ効果があります。

警告

2. 1の方法で処置できない場合は、以下の手順で処置してください。
【準備するもの】

注意●ポリ袋（35 ㎝ ×35 ㎝・1 枚）噴霧式殺虫剤を使用した後は、必ず部屋の換気をし、ポリ袋を外してください。
警報器が作動しません。

警報器へのポリ袋の取り付け・取り外しは、
高いところでの作業になりますので、しっかりした踏み台を使って十分に注意して行ってください。

警報器は取り外さないでください。
警報器の信号が外部機器と接続されている場合は、警報器を丸型ベースから取り外すと、外部機器で警報音(故障表示)が鳴ることがあります。

転落、転倒、落下の原因になります。
禁

ポリプロピレン製 (または >PP< 表示 )が好ましいですが、ポリエチレン製でも一定の効果があります。

35cm
35cm
ポリ袋
（1枚）

●輪ゴム（3 本）●接着テープ

止養生テープやメンディングテープなど、接着しやすく、また、剥がすときに天井面をいためないテープを選んでください。

接着
テープ

輪ゴム
（3本）

【処置のしかた】1 警報器をポリ袋で覆う警報器を取り付けている部屋で噴霧式殺虫剤を使用するときは、警報器が噴射ガスに反応してガス警報音が鳴る恐れがありますので、必ず警報器に以下の処置をしてください。

①ポリ袋を警報器の前面から覆い被せ、丸型ベース
部分を輪ゴムで止めてください。
輪ゴムは1本では弱いので3本程度使用し、しっか
り止めてください。

ポリ袋を前面から覆い被せる

輪ゴム3本で止める【準備するもの】

ポリ袋（1枚）●ポリ袋（35 ㎝ ×35 ㎝・1 枚）
ポリプロピレン製 (または >PP< 表示 )が好ましいですが、ポリエチレン製でも一定の効果があります。
●輪ゴム（6 本）

35cm
35cm
輪ゴム
（6本）
丸型ベース

②ポリ袋と天井の隙間から噴射ガスが侵入するのを防ぐため、輪ゴムで止めたポリ袋の上から丸型ベースに添って、ポリ袋を1周まきつけて、輪ゴムなど(3本程度)で止めてください。

ー 21 ー

ポリ袋を前面から覆い被せる

要所を仮止め※ポリ袋と天井面の間に隙間ができないように、
接着テープを貼ってください。特に、ポリ袋がしわになっている部分に注意してください。

【処置のしかた】①ポリ袋を警報器の前面から覆い被せ、丸型
ベース部分を輪ゴムで止めてください。
輪ゴムは1本では弱いので3本程度使用し、しっかり止めてください。

②ポリ袋と天井の隙間から噴射ガスが侵入するのを防ぐため、ポリ袋の端を接着テープで天井面に貼り付けてください。
要所をテープで仮止めしてから、周囲を貼ってください。ただし、天井面などの状況により貼り付けができない場合は、①のみの処置でも一定の効果はあります。

取り扱いかた

取り扱いかた1. 天井面がペンキ塗装などの場合には、以下の手順で処置してください。

接着テープで周囲を貼る

輪ゴム3本で止める

ポリ袋を外側から巻きつけて輪ゴムなどで止めるー 22 ー

点検方法について
2 噴霧式殺虫剤を噴霧する

日常の点検

以下のようなときは、ポリ袋で覆っていても警報音が鳴ることがあります。
噴霧式殺虫剤を使用するときは、事前に住宅管理者やご近所の方に、連絡しておいてください。

日常、警報器の緑(電源)ランプが点灯していることを確認してください。
※緑(電源)ランプが消灯、高速点滅もしくは遅い点滅をしている場合は、ガス事業者に連絡してください。
（P27『故障かな？と思ったら』を参照ください。）●部屋の広さに比べて、極端に大きな容量の噴霧式殺虫剤を使用したとき。
必ず、部屋の広さに応じた容量の噴霧式
殺虫剤をご使用ください。

緑(電源)ランプ●噴霧式殺虫剤を警報器の真下で使用したとき。
警報器の真下は避けてください。

定期点検●ポリ袋と天井面の間に隙間があったり、ポリ袋に破れや穴があるとき。
●警報器をポリ袋で覆う前に、石油系溶剤
やアルコール類などを使用していたとき。
ガス検知部に影響を与える成分が封じ込められます。

警告
禁

止●経年変化によって、ガス検知部が敏感になっているとき。

噴霧が終わり、換気した後、忘れずにポリ袋を取り外してください。

おねがい

必ず行う

●点検時、
決してライターなどの炎を使用しないでください。 〈定期点検のしかた〉①警報停止スイッチを約 1 秒間押し警報器の破損や火災の原因に「ピッ」と鳴ったらすぐに手を離しなります。
てください。
●点検をするときは、必ず安定
した台に乗って行ってくだ②ランプが点灯した後に「正常です」
さい。
と鳴ることを確認してください。
転倒してけがをする恐れがあります。
※万一、異常があれば「故障です 販
売店に連絡してください」と鳴りますので、警報器の交換をお願いします。
※警報停止スイッチの操作について
は、電源を入れてから 4 分間は動作が異なります。詳しくは、P41「警報ランプと警報音の確認」を参照ください。

接着テープを外すときは、天井面などを傷めないように慎重に行ってください。

ー 23 ーー 24 ー

警報停止スイッチ

正常です

取り扱いかた

取り扱いかた3 ポリ袋を取り外す

毎月1回を目安に、警報器が正常に動作していることを確認してください。

外部機器との連動確認機能について〈連動確認のしかた〉①警報停止スイッチを3秒間押し続●点検時、
決してライターなどのけてください。
炎を使用しないでください。
「ピッピッ」と開始音が鳴ります。
警報器の破損や火災の原因に(緑(電源)ランプが点滅を開始)
なります。
②警報停止スイッチを離すと以下の●点検をするときは、必ず安定ように作動することを確認してくした台に乗って行ってくだださい。(外部出力信号が1分間出さい。
力されます。有電圧は12Vと18V
転倒してけがをする恐れがが交互に出力されます。)
あります。

警告

1

ウーウー ピッピッピッピッ
ガスがもれていませんか2

ウーウー ピッポッピッポッ
空気が汚れて危険です
窓を開けて換気してください
無音

警報器が鳴動した履歴がある場合、下記の方法で過去 10 日以内に発生した警報の種類を確認する
ことができます。
①監視時（電源投入から 4 分以降）に警報停止スイッチを押し「ピッ」と鳴ったらすぐに手を離してください。
②全てのランプが約 1 秒間消灯した後、約 1 秒間点灯します。
③鳴動の履歴がある場合は、
過去 10 日以内に警報したランプがさらに約 1 秒間点灯します。
（タイミングチャートの A，B を参照ください）※鳴動の履歴が無い場合は、ランプ 1 秒点灯は動作しません。
④緑（電源）
ランプが点灯状態となり、「正常です」を発した後、
監視状態となります。

ランプ
有電圧
出力
緑
黄
赤
（電源） （CO） （ガス）（12V⇔18V）
点滅

点灯

ON

ON
点滅

点滅

監視
警報停止
スイッチ

点灯

鳴動原因表示

監視

OFF

3秒未満

点灯

緑
（電源） 消灯

1秒

1秒

1秒

点灯
赤
（ガス） 消灯A点灯黄（CO） 消灯

B

点灯

点灯

警報停止スイッチ操作

ON

1秒

ON

③約1分後に｢ピー｣と終了音が鳴り、監視状態(緑(電源)ランプ
点灯)に戻ります。
※1分以内に点検を終了したい場合は、警報停止スイッチを押すと、「ピー」と鳴り、即時に終了します。

ピッ

警報音

正常です

警報履歴表示により最後に発生した警報のランプが1秒点灯します。
警報履歴

赤（ガス警報）ランプ

黄（CO 警報）ランプ

A

ガス警報

1 秒点灯（計 2 秒）

消灯

B

CO 警報・CO 注意報

消灯

1 秒点灯（計 2 秒）ー

警報履歴なしーー●上記のランプ表示動作は、最新1回のみの警報履歴をお知らせしているものです。
●警報器を丸型ベースに差し込んだときも緑(電源)ランプが点滅し、約30秒後に同様の動作をします。
●警報履歴は警報解除から約10日間経過した場合、消去されます。

ー 25 ーー 26 ー

取り扱いかた3

警報停止スイッチ

ランプ

取り扱いかた●外部機器(マイコンメーター、
集中監視盤、インターホン等 ) が作動しますので、連動確認機能を操作される場合はご注意ください。
●マイコンメーターが作動した
場合は、所定の復帰操作を行ってください。その他の外部機器が作動した場合は、外部機器の復帰操作を確認していただき、復帰操作を行ってください。

動作順

注意

音声内容

警報履歴の確認(鳴動原因表示機能)

故障かな？と思ったらアフターサービスについて

こんなときは

ここを確認してこう処置してください

緑(電源)ランプが消灯している。

警報器が丸型ベースにしっかりと差し込まれていますか。

警報器を丸型ベースに差し込んでください。

■この警報器は、5年間の無償保証付です。この取扱説明書に書かれている内容を守っていただ
いた上で警報器が正しく作動しないことが判明した場合には無償でお取り替えいたします。
ただし保証書記載の適用除外の項目に該当する場合は、この限りではありません。保証書をご参照ください。

電源ブレーカーが切れていませんか。

ブレーカーを入れてください。

■この警報器の有効期限は、ご使用開始後5年間です。
有効期限とは警報器の性能を保証できる期間であり、5年を経過したものは、規定のガス濃度で警報しないなど誤作動の恐れがありますので、ぜひ新しい警報器とお取り替えください。

停電していませんか。

停電でなければ、警報器の故障もしくは丸型ベース内部の断線、誤配線などが考えられますので、ガス事業者に連絡してください。

警報器が正常にもかかわらず、外部機器が鳴る。

警報器が温かくなっている。

—

通電により、センサ部を加熱しています。異常ではありません。

緑(電源)ランプが高速点滅している。

「ピッピッピッ 故障です」の故障音が鳴っていませんか。

故障ですのでガス事業者に連絡してください。
警報停止スイッチを押すと故障音
を約36時間停止できます。

ガスもれ、COの発生ではないのに、赤(ガス警報)ランプや黄(CO警報)
ランプが点滅したり、警報音が鳴る。

原因を調べてください。
(P17参照)ドアや窓を開け、しばらく換気を続けてください。ランプの点滅や警報音が止まります。
鳴りやまない場合はガス事業者へ連絡してください。
ガス機器の点検を受けてください。
(有償)

ガス機器以外の燃焼機器の異常が考えられます。

それらの機器も点検を受けてください。

電源を入れたときに、赤(ガス警報)ランプや黄(CO警報)ランプが長く点灯する。

10日以内に警報を発していませんか。

鳴動原因表示機能によるもので、故障ではありません。
(P26参照)緑(電源)ランプが遅い点滅をしている。
(電源を入れたときや、
警報停止スイッチを押したときに「ピッ 有効期限が切れています 販売店に連絡してください」と鳴る)

警報器の有効期限シールに記載されている有効期限が過ぎていませんか。

有効期限が過ぎていれば、ガス事業者に連絡してください。
(P8参照)■保証書は大切に保管してください。
■アフターサービスについて、ご不明の点がありましたら、ガス事業者または最寄りの矢崎エナ
ジーシステム株式会社までご連絡ください。
■警報器の有効期限が過ぎたときは、ガス事業者までご連絡ください。
■作動点検をご希望の場合には、有償にて点検いたします。
■引越しやお部屋の模様替えなどで警報器を移動される場合は、ガス事業者までご連絡ください。

廃棄について〈お買い上げいただいた警報器の廃棄〉
お客さまにて、お住まいの市町村の廃棄物処理方法にしたがって廃棄してください。

ー 27 ーー 28 ー

その他

その他

ガス機器の異常が考えられます。

■保証書に取付け年月日及び販売店名の記入のないものは無効となることがありますので、お取付け時にご確認ください。

施工される方へ

仕様
項
型

目

象

検

知

都
市
ガ

ガス警報機能・ス
燃焼排ガス中の

警報機能

C
O

外

仕

様

番 （商 品 名） YP-764F 型（ガス・CO 警報器，家庭用）

対CO

施工される方へのお願い部

都市ガス（空気より軽い 12A・13A ガス用）
燃焼排ガス中のCOガス

方式 半導体式作 動 条 件＊

爆発下限界濃度の 1/4 の都市ガスに対し 60 秒以内に警報
ガ ス
赤（ガス警報）
ランプ点灯
表
示
・
警 報
発 報 方 式 音声合成警報音
作 動 条 件 ガス警報濃度以下の都市ガスに対し注意報
ガ ス（ガス警報）
ランプ点滅
示 ・ 赤
注意報 表
発 報 方 式 発報音無し
作 動 条 件 550ppm のCOに対し5 分以内に警報

C O（CO 警報）
ランプ点灯
表
示 ・ 黄
警 報
発 報 方 式 音声合成警報音

作 動 条 件 300ppm のCOに対し1 0 分以内に注意報
C O（CO 警報）
ランプ点滅
表
示 ・ 黄
注意報
発 報 方 式 黄（CO 警報）ランプ点滅が約 5 分継続すると音声合成警報音
出力信

お客さまにこの警報器を安全に正しくご使用いただくために、本取扱説明書をよくお読みいただき、指定された取り付けを行ってください。

有電圧出力 3段階有電圧2線式
号 (監視時 DC6V、電源OFF時・故障診断時 0V、ガス警報時 DC12V、CO警報時 DC18V)

一般財団法人 日本ガス機器検査協会（ＪＩＡ）
都市ガス用ガス警報器検査規程 認証合格品
報

音

通

費

電

量 70dB/m以上
源 AC100V±10V 50/60Hz
力 監視時 約0.7W、警報時 約1.0W

属

機

能

共

警
電
消

様

その他

仕

通電初期警報防止タイマー付、故障診断機能、有効期限お知らせ機能、鳴動原因表示機能付
使
寸

用 温 度 範法・質

囲 0℃〜＋50℃（結露しないこと）
量 φ120×25mm 約130ｇ

付

属品 取扱説明書(保証書付)〔本書〕×1

お願いとご注意
警報器を正しく設置していただくため、また、あなたやお客さまへの危害や財産への損害を未然に防止するために、以降で下記の表示を記載しています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告 作業を誤った場合に、取付作業者及び使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
作業を誤った場合に、取付作業者及び使用者が傷害を負う場合または物的損害

注意 の発生が想定される内容を示しています。

施工される方へのお願い●取付終了後に本取扱説明書に従って38ページの「自動初期点検機能の確認」及び必要に応じて39 , 40ページの「作動点検」を行ってください。なお、作動不良の場合は交換してください。
また、外部機器と連動した場合は、外部機器の取扱説明書、取付説明書に基づいて連動確認をしてください。
●必要に応じて、42ページの「警報器の説明」「お客さまへの周知事項」についてお客さまに説明を行い、ご理解を得てください。
●43ページの保証書に取付年月日及び販売店名を必ず記入してください。
●警報器を梱包から出された状態で持ち運びまたは保管しないでください。

注意
警報器には、落下などの強い衝撃を与えないように、取り扱いには十分に注意してください。
故障や誤作動の原因になります。

＊ 爆発は空気とガスの混合割合が一定範囲で起こる可能性があります。その範囲を爆発限界といって、最高濃度を爆発上限界、最低濃度を爆発下限界といいます。
※ マイコンメーターと接続する場合は、別売の警報器アダプターが必要になります。

施
工ー 29 ーー 30 ー

取付位置の確認

取り付け前の確認

お願いとご注意

警報器の確認取り付ける警報器が空気より軽い 12A・13A ガス用であり、本体に異常のないことを確認してください。

梱包部品の確認

設置場所の選定については、お客さまとよく相談して決めてください。

注意
正しい取付位置に取り付けてください。
取り付けてはいけない場所に取り付けると、警報の遅れ、誤報、故障の原因となります。

梱包部品の種類と個数を確認してください。

〈正しい取付場所について〉●本体 …1 個●取扱説明書（保証書付）…1 冊●ガス、
CO を検知しようとするガス機器を設置している場所と、同一の室内に取り付けてください。
●ガスや CO が滞留しやすい位置で、緑（電源）ランプの確認しやすい位置、点検が容易にできる場所へ取り付けてください。
●ガス、CO を検知しようとするガス機器（一定
位置に固定しないで使用されるガス機器の場合はガス栓）から、水平距離で 8ｍ以内に取り付けてください。
●換気口やエアコンなど、空気の吹出し口から1.5ｍ以上離してください。

●天井面が60㎝以上の突出したたれ壁などによって区画される場合は、たれ壁より燃焼器具側に取り付けてください。
60cm 以上

天井
たれ壁
8m以内

燃焼器具

※燃焼器具側に警報器を取り付けてください。

1.5m以上1.5m以上

取付例

天井面
50㎝
50㎝

ガスコンロ

たれ壁
60cm以上
8m以内

ガス栓

施

施
床面

ー 31 ーー 32 ー

工

工

設置に不適当な範囲

〈取り付けてはいけない場所について〉

電気工事要領・取り付けかた・外部機器への連動接続

以下の場所には、絶対に警報器を取り付けないでください。
●換気扇、給気口、ドア付近など風通しの良い場所。
●隙間風の入る場所。
警報が遅れ
たり、
検知で
きないこと
があります。 禁

センサ寿命が短くなったり、
誤報の原因に禁なります。

止●30cm以上(警報器含)のたれ壁などの下。
●60cm以上のたれ壁で区切られている場所。
警報が遅れたり、検知できないことがあります。

禁●燃焼器具などの排気、湯気、油煙及び調理用アルコールの蒸気が直接かかる
場所。

30㎝
以上

電気工事要領止注意●丸型ベースの電気工事は専門の電気工事士に依頼してください。
一般の方が工事をすることはできません。

●浴室内、水のかかる場所、
水滴がつく場所。
感電や電気的
故障の原因になります。

禁●金属管またはボックス内に電源用配線と外部出力用信号線を同一配管される場合、外部出力用信号
線は 600V 絶縁電線で線径φ1.25以上のものをご使用ください。

止

60㎝
以上

止

●温度が0〜+50℃の範囲をこえる場所。
警報器としての機能を果たしません。
また、誤作動の原因になります。

●ビルの給湯室など夜間電源を切る場所。
●使用時でないと電源を入れない場所。
警報器としての機能を果たしません。

禁0〜+50℃●照明器具などから発生する熱の影響を受ける場所。
センサ寿命が短くなったり、
誤報の原因に
なります。

警報が遅れ
ます。
止

禁

止

●食器棚などの上部。

●振動、衝撃の激しい場所。

警報が遅れ
ます。

センサ故障の原因に
なります。

ベース

③電源用配線、外部出力用信号線を結線します。
※外部出力用信号線
は極性があります
ので、ベースの表示
通りに結線してくだ
さい。

電源線（AC100V）

信号線
（−）

信号線
（＋）

ベース

止

工

工

●屋外。

カバー取付けネジ
ベースカバー②ベースを付属の木ネジ(丸型ベースに同梱)で天井に取り付けます。
このとき電源用配線、
外部出力用信号線を各々の穴に通します。

④ベースカバーを元通り
取り付けます。
禁止●端子の配置は「配線方法」に記載
し て い ま す の で、電 源 用 配 線（AC100V）と外部出力用信号線
は誤配線のないように正しく結線してください。
誤結線しますと内部回路が破損しますのでご注意ください。
また、外部出力用信号線は極性がありますので、正しく接続してください。

①丸型ベースのカバー
取付けネジをゆるめてベースカバーを外
します。

施

施

禁

止

止

●カーテンウォールなどで仕切られた場所。

禁

+50℃

0℃

禁

丸型ベース (別売品) を取り付ける場合は「電気工事要領」から、すでに丸型ベースが取り付けられている場合は「有効期限の記入」から参照してください。

●業務用・工業用。

屋外用ではありません。
禁止ー 33 ー

家庭用です。業務用・工業用
ではありません。

ベースカバー禁止ー 34 ー外部機器への連動接続

配線方法
電源線
（AC100V）

注意

信号線
（−）

ガス・CO警報用外部出力信号・有電圧 0-6-12-18V、有極性。
・警報器背面の端子から丸型ベース
を経由して接続。

信号線（＋）●外部出力用信号線には極性がありますので、配線の際はご注意ください。
●外部出力用信号線は接続ミスをなくすため＋−の色別をしてください。

ガス・CO警報用
外部出力信号端子

電源用配線（AC100V）
外部出力用信号線■外部機器との連動対応表

丸型ベース
警報器本体

上段

○：連動可能×：連動不可能△：警報器アダプターが必要

連動機器

取付適合部品●適合ボックス
JIS C8340 アウトレットボックス
JIS C8340 コンクリートボックス●適合ボックスカバー
JIS C8340 丸孔カバー

66.7㎜

有効期限の記入
この警報器の有効期限は、取り付け後 5 年間です。
必ず、警報器本体に貼ってある「有効期限シール」に有効期限の年月を記入してください。

有効期限シール
必ず行う

警報器本体の取り付け

注意②警報器本体を止まる
位置まで右に回し(時計方向) 確実に固定します。
※警報器が確実に固定されているか確
認してください。

ー 35 ー

ガス

CO

DC12V

DC18V

○

○

戸外ブザー

警報音が鳴ります

マイコンメーター

ガスを止めます住宅情報盤

警報表示及び
警報音が鳴ります○

集中監視盤

警報表示及び
警報音が鳴ります

○

45秒
△

備考

ガス・CO警報用

△
45秒
○
45秒
○
※1

※1 機器の設定により、遅延時間が異なります。
〈ご注意〉●外部出力信号は極性がありますので、外部機器と接続される場合はご注意ください。
●住宅情報盤及び集中監視盤への接続は、各機器の取扱説明書ならびに設置工事説明書に基づき行ってください。
●連動機器では、
ガスと CO の警報は判別できません。
住宅情報盤には判別できるものがあります。
●遅延時間は一般的な値です。
詳しくは各機器の取扱説明書をご参照ください。
●連動機器は専用品をお使いください。
（集中監視盤を除く）●外部連動については、ガス事業者または最寄りの矢崎エナジーシステム株式会社にご相談くだ
さい。

警報器本体
右方向に回す工工●警報器は過度に回しすぎないよ
うに注意してください。
破損の原因になります。

丸型ベース①丸型ベースに警報器
本体を合わせ、差し込んでください。
※丸型ベースは方向性がありますのでご注意願います。

外部出力信号

警報時の動作施

施●警報器の取り付け時に、警報器を落とさないように注意してください。
センサ回路などが故障し、正常に作動しない恐れがあります。

警報器が鳴り始めてから、各機器が作動するまでの遅延時間です。この遅延時間
は連動機器によって異なります。

警報の種類

丸型ベースの取り付け
丸型ベースの取付ピッチ

下段

ー 36 ー外部機器と連動する場合の注意点及び点検方法

取り付け後の確認・点検●外部機器と接続する場合は、34ページの「電気工事要領」、35ページの「配線方法」に基づいて行ってください。
●下記の場合は、外部機器の取扱説明書ならびに取付説明書に基づいて連動点検を必ず実施し、外部機器が正常に作動することを確認してください。
①新たに警報器を外部機器と連動する場合。
②警報器を交換する場合。
③外部機器を取り付け・交換する場合。
④配線を修理・交換する場合。
実施しなかった場合、外部機器が正常に作動しない恐れがあります。
●警報器の外部出力動作を確認する場合は、下記の「外部機器との連動点検」または39 , 40ページの「作動点検」に基づいて行ってください。
●集中監視盤またはインターホンなどと連動した場合、CO警報時でも集中監視盤またはインター
ホン側は、ガス警報を発する場合があります。
外部機器との連動点検

以下の場合は、39,40ページの「作動点検」が必要です。
「自動初期点検機能の確認」の後に「作動点検」
を行ってください。
●製造から取付までが1年を超えた警報器

自動初期点検機能の確認

緑（電源）ランプ②以下の動作を行います。

外部出力

ランプ

有電圧
緑
黄
赤
出力
（電源） （CO）（ガス）（12V⇔18V）

音声内容

1

ウーウー ピッピッピッピッ
ガスがもれていませんか点滅

2

ウーウー ピッポッピッポッ
空気が汚れて危険です 窓を開けて換気してください

点滅

無音

点滅

3

●新規取付時（未入居の新築住宅を含む）●更新時

警報停止スイッチ①警報停止スイッチを 3 秒間押し続けてください。
「ピッピッ」と開始音が鳴ります。
（緑（電源）ランプが点滅を開始します。）
その後警報停止スイッチを離すと外部出力信号が1 分間出力されます。
（有電圧は 12V と 18V が交互に出力されます。）

動作
順

この警報器は、通電開始後の約30秒間でセンサを含めた内部回路が正常であることを確認する
自動初期点検機能を有しています。
製造から取付までが1年以内の警報器（警報器の製造ラベル(B)に記載の製造年月から取付年月までが1年後の同月まで）で、以下の条件を満たす場合は、「作動点検」は不要です。「自動初期点検機能の確認」のみを行ってください。ただし、お客さまから要望があった場合は、39 , 40ページの「作動点検」を行ってください。

点灯

点灯

ON

警報器本体を丸型ベースに差し込んでください。
緑（電源）
ランプが点滅し、約 30 秒後にランプが全点灯した後、正常であれば、「正常です」と鳴って緑（電源）ランプが点灯に変わり、警報器は監視状態に入ります。
万一、異常があれば、「故障です 販売店に連絡してください」と鳴りますので、警報器の交換をお願いします。
※赤（ガス警報）ランプが点滅することがありますがしばらくすると消灯します。
※緑（電源）
ランプ点滅中は作動点検を実施しないでください。
※通電開始から 30 日経過以降は、「正常です」と鳴らない仕様もあります。

電源を入れる

電源供給から約30秒後

ON

正常です
点灯

点灯

ON

緑点滅

赤点灯

緑点灯
黄点灯

工

工

③約1 分後に「ピー」と終了音が鳴り、監視状態（緑（電源）ランプ点灯）に戻ります。

緑点灯

施

施

（注）
・上記の動作は連動点検用で、警報時の動作とは異なります。
・この点検は監視中に行うことができます。
（電源を入れてから約 30 秒間、
緑
（電源）
ランプが
点滅している間は、
この点検はできません。
）〈1 分以内に点検を終えたいとき〉
上記の動作中に警報停止スイッチを押すと、「ピー」と鳴り、即時に終了します。

ー 37 ー（監視状態）ー 38 ー

④点検ガスの採取が終わったら、速やかに点検ガス採取器を炎から離し、
ガスライターの炎を消してください。

作動点検

警告

おねがい
この警報器は作動点検をスムーズに行うため、電源投入後 4 分間に限り、採取ガスに対して反応作動点検
しやすい状態が保持されます。必ずその間に作動点検を行ってください。
ただし、通電開始後の緑（電源）ランプが点滅している間（30 秒間）は、ガスをかけてもセンサが反応せず、警報を発しないため、作動点検を行わないでください。
上記時間を過ぎると、採取ガスに対して反応しやすい状態は解除されます。その場合は警報器を取り外し、再度丸型ベースに差し込み直してから行ってください。

採取したガスは、警報器の点検以外には使用しないでください。
直接吸引すると CO 中毒を起こす恐れがあります。

注意
炎から出した直後の採取管は、先端が非常に熱くなっています。
絶対に触らないでください。

〈準備するもの 〉●点検ガス採取器（別売品）●ガスライター

やけどをする恐れがあります。

採取管

先端は熱くなるのでやけどに注意点検口（ガス検知部）

点検ガス採取器

注意⑤採取管の先端部分の温度が下がるまで（約 30 秒程度）
待ってください。

アルコールを主成分とした点検ガス及びライター式の点検ガス（生ガス）は、使用しないでください。

点検口にしっかり
押し当ててガスを注入⑥採取管の先端部分を警報器の点検口にしっかり押し
当てて、容器を圧縮し、採取したガスをゆっくり（約 3 秒程度）注入します。

センサ異常またはセンサ故障の原因になったり、警報状態からの復帰に大変時間がかかることがあります。
ガス警報機能とCO警報機能の同時点検①ガスライターまたはガスコンロを点火し、炎の高さを
ガスライターでは約4cm、ガスコンロでは約5cm に調節します。

内炎(青い炎の部分)
外炎(橙色の部分)
外炎の中央部(橙色の炎の中央部)から吸引

おねがい炎が小さいとガスが採取しにくくなります。
※ガスコンロの種類により、炎の高さを5cmに調整できない（5cm 未満になってしまう）場合は、コンロの火力を最大にしてください。

炎の高さは
4㎝程度に
調節

ガスライター②点検ガス採取器の容器部分を十分圧縮して、採取管の先端を炎の外炎の中央部へ持っていきます。

ガス採取器
炎の高さは約5㎝（※）

ー 39 ー

ガスコンロ
外炎の中央部(橙色の炎の中央部)から吸引

ー 40 ー

赤点灯

緑点灯
黄点灯

工

工

おねがい

長時間加熱すると、ガス採取器が破損することがありますので注意してください。

⑧ガスがなくなると、赤（ガス警報）ランプと黄（CO 警報）
ランプが消灯します。
※電源を入れてから4分間は、ガスがなくなり監視状態に戻っても有電圧出力が保持されます。この間に警報停止スイッチを押しても出力は解除されません。電源投入から4分間が経過しますと通常の状態に戻ります。
外部機器の作動を解除するときは、いったん警報器を取り外してください。

「ウーウー ピッポッ 交互に鳴る 「ウーウー ピッピッ
ピッポッ 空気が汚れピッピッ ガスがもれて危険です 窓を開けていませんか」て換気してください」

施

施③容器の圧縮をゆっくり（約3秒程度）ゆるめ、炎の中からガス成分を吸引します。

⑦黄（CO 警報）ランプが点灯し、CO 警報音「ウーウーピッポッピッポッ 空気が汚れて危険です 窓を開けて換気してください」
が鳴り、赤（ガス警報）
ランプが点灯し、ガス警報音「ウーウー ピッピッピッピッ ガスがもれていませんか」が鳴ります。

お客さまへの説明について警報器の説明警報ランプと警報音の確認
警報停止スイッチを押すことによって警報ランプと警報音の確認を行なうことができます。
①警報停止スイッチを約 1 秒間押すと「ピッ」と鳴り、緑（電源）ランプが点滅します。

警報停止スイッチ②「ピッ」と鳴ったらすぐに手を離し、以下の動作をする
ことを確認してください。
（通電開始後の経過時間によって動作が異なります。）③すぐに点検を終了したい場合は、警報停止スイッチを
再度約 1 秒間押してください。
「ピー」と鳴り、緑（電源）ランプが点灯し、監視状態に
戻ります。

ランプ

通電開始後の 動
作
経過時間
順

4分以内

4分を超える緑（電源）ランプ

音声内容

緑
黄
赤
（電源）（CO）（ガス）1

ウーウー ピッピッピッピッ
ガスがもれていませんか点滅

2

ウーウー ピッポッピッポッ
空気が汚れて危険です 窓を開けて換気してください

点滅

3

ピー

点灯

−

正常です

点灯

①警報動作及び自動初期点検機能の結果の説明。
作動点検をした場合は、作動点検の結果の説明。
②取扱説明書を必ず読んでいただくことと、保管していただくことのお願い。
③取扱説明書に基づく主要な機能の説明と確認。
1. ガス警報の内容（赤（ガス警報）
ランプ点滅・点灯、音声合成音の確認）と、警報時にとるべき処置の説明。
2. CO 警報の内容（黄（CO 警報）ランプ点滅・点灯、音声合成音の確認）と、警報時にとるべき処置の説明。
3. ガス警報、CO 警報の同時警報の内容（赤（ガス警報）ランプと黄（CO 警報）ランプの点滅・点灯、
音声合成音の確認）と、警報時にとるべき処置の説明。
4. 部屋の外にいて、
ガス警報、
CO 警報に気づいたときにとるべき処置の説明。
5. 誤報が発生する原因と処置の説明。
6. 警報停止スイッチ操作の説明。
・外部機器との連動点検
・警報音停止・有効期限切れ音声機能

点灯

お客さまへの周知事項

点灯

※1

※1

※1 鳴動の履歴がある場合は、過去10日以内に発生した警報のランプが約1秒間点灯します。
(鳴動原因表示機能)①保証期間 5 年。
②警報器の有効期限のお知らせ。
（本体に貼付の有効期限シールに表示）③保証書を必ず読んで内容を理解した上で取り扱っていただく。
④警報器の移設禁止。
（移設依頼時の連絡先）⑤警報器の分解禁止。
⑥引越時の処置。
⑦故障・異常時の連絡先。

（注）この点検は監視中に行うことができます。
（電源を入れてから約 30 秒間、緑（電源）ランプが点滅している間は、この点検はできません）

施

施

工

工
ー 41 ーー 42 ー

保

証

書

保証規定
ガス・CO警報器

製品名

1.

表記の保証期間内に正常なご使用状態において、異常が認められた場合には、お申し出により無償点検あるいは、無償取替えをいこのたびは、ガス・CO警報器
をお取り付けいただき、まことにありがとうございます。
この保証書は、本製品の保証期間内において取扱説明書に基づいた正常な使用状態で異常、故障が発生した場合、本書記載内容にて無償点検あるいは、無償取替えを行うことを、お約束するものです。

たします。
2.

替えとなります。
① 本製品に異常が認められない場合。
② 取扱説明書に基づかないで使用し、故障または損傷した場合。
③ 火災・天災・異常電圧・異常温度などの不可抗力による破壊また
は損傷。

家庭用

形式

次のような場合には、保証期間内でも有償点検あるいは、有償取④ 取付位置が浴室・屋外・高温多湿など著しく不適当な場所で使用

YP-764F （空気より軽い12A・13Aガス用）

した場合の故障または損傷。
⑤ お取り付け後、分解や改造などをされた場合の故障または損傷。

製 造 番 号

⑥ お取り付け後の取付場所の移動、落下などによる故障または損傷。

お取付年月日年月⑦ 水や煮こぼれなどの液体、または動植物による故障または損傷。

日⑧ 本保証書のご提示がない場合。

保 証 期 間

お取付年月日より

5 年 間

お 客 さ ま〒ご住所話

本書は日本国内のみにおいて有効です。

4.

なお、この保証書によってお客さまの法律上の権利を制限するものではありません。

お名前
電⑨ 本書の所定事項の未記入、あるいは字句を書き換えられた場合。
3.

（

）

お願い

販 売 店

住所・店名

●本保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管
してください。
●本警報器の保証期間はお取付年月日より5年間です。

電話

（

）

警報器は保安機器であり、お取り付け後5年を過ぎたものは、是非
新しいものとお取替えください。

発売元
及び
製造元

発売元（本社）〒108-0075 東京都港区港南一丁目8番15号Wビル7F
製造元（天竜工場）〒431-3393 静岡県浜松市天竜区二俣町南鹿島23番地 TEL053-925-4111（お問合わせ先） ガス機器事業部〒431-3393 静岡県浜松市天竜区二俣町南鹿島23番地 TEL053-925-4511

お取替え予定日

年（次ページもご覧ください）ー 43 ーー 44 ー

月日