国土交通省適合工法／ＵＲ都市機構規格適合品使用工法

モルタル・タイル仕上げの浮き部改修

アンカーピン工法

注入口付アンカーピンを使用したエポキシ樹脂注入工法（ボンド CPアンカーピン Eシリーズ）「ボンド CPアンカーピン工法」は、注入口付アンカーピン（ボンドCPアンカーピン E）を使用して、外壁のモルタル層やタイル仕上げ層の浮き部を改修する工法です。
アンカーピンとエポキシ樹脂で浮き部をコンクリート躯体に固定するため、安全性に優れた外壁改修工法です。

工 法 の 特 長■ボンド CPアンカーピン工法の特長（1）浮き部をアンカーピン拡張部とエポキシ樹脂で固定「ボンドCPアンカーピンE」はステンレス製の「注入口付拡張子打込み型アンカー」であり、コンクリート躯体と仕上げ層をアンカーピン拡張部とエポキシ樹脂で固定します。
（2）注入圧による浮上り、はく落を防止
注入施工に先立ち、「ボンドCPアンカーピンE」で浮き部を固定するため、注入圧による仕上材の浮上りやはく落を防止します。
（3）作業の短縮「ボンドCPアンカーピンE」は、浮き部を機械的に固定するため、全ネジピンを使用する工法よりアンカーピンの本数を少なくすることができます。

「 ボ ン ド C P ア ン カ ー ピ ン E 」の 形 状名

（CPE-650 仕上げ層厚み

10〜30mm用
φ6mm×L：50mm規）（φ7.8）50
φ6（30〜50mm用）

CPE-670 仕上げ層厚み
φ6mm×L：70mm（φ7.8）

70
φ6（50〜80mm用）

CPE-610 仕上げ層厚み※受注生産品

φ4.7mm×L：50mm（φ6.2）

50）

φ4.7（30〜50mm用
φ4.7mm×L：70mm

φ4.7（10〜30mm用）

CPE-570 仕上げ層厚み（φ7.8）

100

φ6mm×L：100mm

CPE-550 仕上げ層厚み

格

φ6品（φ6.2）70（ 1 ）BOND BEST SYSTEM−INFORMATION
標準グリッドにおける、注入口付アンカーピンの本数、注入口の箇所数■国土交通省（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書［建築工事編］」
より）
1. 注入口付アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法（モルタル・タイル仕上げ共通）
一般部分

指定部分 ※１

狭幅部 ※２9本／m²16本／m²5本／m330×330

250×250

330250注入口付
アンカーピンの本数

200以下

1,000

標準グリッド図

1,000330

250

200

1,000

1,000

●：注入口付アンカーピン固定部（単位mm）

2. 注入口付アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法（モルタル・タイル仕上げ共通）
一般部分

指定部分 ※１

狭幅部 ※２

注入口付
アンカーピンの本数9本／m²16本／m²5本／m

注入口の箇所数9箇所／m²16箇所／m²5箇所／m

165×165

125×125
125165

1,000

1,000

標準グリッド図

1,000

200以下

165

125

200

200

1,000

●：注入口付アンカーピン固定部○：注入口（単位mm）（※1）
指定部分とは、見上げ面、ひさしのはな、まぐさ隅角部分などをいう。
（※2）
狭幅部とは、幅200mm以下で帯状に剥離している幅の狭い箇所をいう。

■ＵＲ都市機構
1. ピン併用エポキシ樹脂注入工法（「保全工事共通仕様書」より）
標準グリッド庇鼻先等グリッド

浮き部分の中心

900

グリッド図

300

浮き部分の中心300

300 300900●：ピン併用エポキシ樹脂注入孔（単位mm）（ 2 ）アンカーピン工法

施工

要調査・打診・マーキング■注入口付アンカーピンニングエポキシ樹脂
注入タイル固定工法

テストハンマーなどを用いて仕上げ面を軽く打診して浮き部分を確認し、浮きの範囲をマーキングした後、CPアンカーピンニング位置をマーキングする。
（前ページ参照）（タイル仕上げの場合は目地部にマーキングする。）

・タイル陶片が浮いている場合は、特殊ドリルを使用してタイル中央部を穿孔し、「ボンド CPアンカーピン E」とエポキシ樹脂で直接 タ イ ル を 固 定 し ます。注 入 口 は 、 化 粧キャップでふさぎます。
（化粧キャップを使用する場合、座堀りが必要となります。）「ボンド CPアンカーピン E」の選択
仕上げ層の厚みにより「ボンド CPア
アンカーサイズ仕上げ層の厚みンカーピン E」の長さを決定する（「ボン CPE-650、CPE-550（50mm） 30mm以下
ド CPアンカーピン E」の長さは、仕上 CPE-670、CPE-570（70mm） 50mm以下
げ層の厚みプラス20mm以上とする）。
80mm以下CPE-610（100mm）

穿専用ドリルビットで標準穿孔深さまで穿孔する。

孔

アンカーサイズ
穿孔深さ
CPE-650（ 50mm） 50〜55mm

穿孔径

CPE-670（ 70mm） 70〜75mm

φ6.6mm

CPE-610（100mm） 100〜105mm
CPE-550（ 50mm） 50〜55mm
CPE-570（ 70mm） 70〜75mm

領

コンクリート20mm以上φ5.0mmボンド CPアンカーピン E

ボンド CPキャップ

清掃

エポキシ樹脂ボンド E208、
ボンド E209
またはボンド E275

穿孔後、孔内に付着した切粉をエアブロアーなど
で孔内を清掃する。

エアブロアー「ボンド CPアンカーピン E」挿入
「ボンド CPアンカーピン E」
を孔に挿入し、ハンマーで軽く叩いて仕上げ面まで打ち込む。

使材料

ボンド E208 JIS A 6024
ボンド E209 〈建築補修用及び建築補強用エポキシ樹脂〉
ボンド E275※ 注入エポキシ樹脂 ー 硬質形 ー 高粘度形

20mm以上JIS A 6024
ボンド E207D 〈建築補修用及び建築補強用エポキシ樹脂〉
エポキシ樹脂注入エポキシ樹脂 ー 硬質形 ー 中粘度形
注入用

打込み・開脚専用の打込棒で先端の開脚部を拡張し、「ボンド CPアンカーピン E」をコンクリート 拡張子躯体に固着する。

用

穿孔深さ

JIS A 6024
ボンド E2420D 〈建築補修用及び建築補強用エポキシ樹脂〉
注入エポキシ樹脂 ー 軟質形 ー 中粘度形 ー 一般用

打込棒

打込棒

注

化粧キャップ ボンド CPキャップ

入グリスポンプに専用のプラスチ
ックノズ ルを装プラスチックの着し、所定量の専用ノズル
グリスポンプエ ポ キシ 樹 脂（「ボンド E209」、「ボンド E208」など）を注入孔より注入する。

仕上げパテ材

φ6.5mm、φ9.0mm真ちゅう・プラスチック製（焼付塗装）

JIS A 6024
ボンド E390 〈建築補修用及び建築補強用エポキシ樹脂〉
パテ状エポキシ樹脂※JIS A 6024 規格相当品

注入の確認打診により注入状況を確認し、不足している場合は注入を継続する。

パテ埋め表面をパテ状エポキシ樹脂などで仕上げる。

養生

完了（ 3 ）

アンカーピン工法

ボンド CPアンカーピン Eの技術データ「 ボ ン ド C P ア ン カ ー ピ ン E 」の 品 質 規 格
項目

基

準種類

材

質

ステンレス（SUS304）、頭部（軟質塩ビ）

外径φ6mm（CPE650、670、610）・φ4.7mm（CPE550、570）

引抜

強T.
（テーパー型）度

1,500N/本以上

モルタル部からの頭抜け強度

1,000N/本以上

漏

漏れのないことれ性能「 ボ ン ド C P ア ン カ ー ピ ン E 」の 性 能
引抜強度（埋込深さ20mm）

モルタル部からの頭抜け強度

CPE-650

3,964［Ｎ］

CPE-670
CPE-610品

名（測定値例）

せん断強度
加重方向がスリワリ方向と同方向

加重方向がスリワリ方向に対し垂直方向

4,152
［Ｎ］

5,808
［Ｎ］

5,962
［Ｎ］

3,912
［Ｎ］

3,822
［Ｎ］

6,191
［Ｎ］

6,330
［Ｎ］

3,958
［Ｎ］

6,042
［Ｎ］

5,791
［Ｎ］

5,716
［Ｎ］

CPE-550

3,842
［Ｎ］

3,834
［Ｎ］

4,800
［Ｎ］

4,928
［Ｎ］

CPE-570

3,498
［Ｎ］

4,028
［Ｎ］4,809
［Ｎ］

4,802
［Ｎ］

カップリングカップリング

試験方法

供試体

引張治具

供試体

モルタル

コンクリート埋込み深さ※樹脂漏れ性能

供試体

引張治具

供試体頭部

全サイズ 50本全て漏れ発生無し。

「ボンド CPアンカーピン E」の梱包と付属品
内箱

外箱

CPE-650

アンカーピン×100本、専用ドリルビット（φ6.6mm）
×1本、プラスチックノズル×1本

アンカーピン×1,200本（内箱×12箱）、専用打込棒×2本

CPE-670

アンカーピン×100本、専用ドリルビット（φ6.6mm）
×1本、プラスチックノズル×1本

アンカーピン×1,200本（内箱×12箱）、専用打込棒×2本

CPE-610

アンカーピン×100本、専用ドリルビット（φ6.6mm）
×1本、プラスチックノズル×1本

アンカーピン×1,200本（内箱×12箱）、専用打込棒×2本

CPE-550

アンカーピン×100本、専用ドリルビット（φ5.0mm）
×1本、プラスチックノズル×1本アンカーピン×1,200本（内箱×12箱）、専用打込棒×2本

CPE-570

アンカーピン×100本、専用ドリルビット（φ5.0mm）
×1本、プラスチックノズル×1本

アンカーピン×1,200本（内箱×12箱）、専用打込棒×2本※使用材料の安全性について、より詳細な情報はSDSをお読みください。
※本品は使用方法・使用条件によって本来の性能を発揮できない場合があります。事前に目的の用途に適合するか必ず確認の上、ご使用ください。
※本品は改良のため性状、性能を変更する場合があります。予めご了承くださいますようお願いいたします。
（記載の性状などは2023年8月現在のものです。不明の点はお問い合せ願います。）※国際単位系（SI）
による数値の換算は、1kgf＝9.8N、1cP＝1mPa･s、1kgf･cm＝9.8×10-2J、1MPa=1N/mm2です。 1N/mm2は約10.2kgf/cm2に相当します。
本資料の技術情報、標準処方例は当社の試験、研究に基づいたもので、信頼しうるものと考えます。記載の諸性能、諸特性などは、材料や使用条件などにより本資料と異なる結果を生ずることがあります。実際の諸性能、諸特性などについては、ご需要家各位で試験、研究ならびに検討の上、ご使用いただきますようお願いいたします。

●お問い合わせは下記、もしくは左記へ。

https://www.bond.co.jp
本社／大阪府大阪市中央区道修町1-7-1
関 東 支 社／埼玉県さいたま市桜区西堀5-3-35〒541-0045 TEL.06（6228）2961〒338-0832 TEL.048（637）9950

名古屋支店／愛知県名古屋市中区新栄町2-4
福 岡 支 店／福岡県福岡市南区清水3-24-24
横 浜 支 店／神奈川県横浜市港北区新横浜3-20-12
札 幌 支 店／北海道札幌市東区北八条東3-1-1
仙台営業所／宮城県仙台市泉区泉中央3-34-17
新潟営業所／新潟県新潟市中央区上大川前通一番町154
前橋営業所／群馬県前橋市大友町1-11-10
栃木営業所／栃木県下野市柴262-9
千葉営業所／千葉県千葉市中央区松波2-13-20
静岡営業所／静岡県静岡市駿河区曲金6-6-41
金沢営業所／石川県金沢市駅西本町3-16-11
滋賀営業所／滋賀県甲賀市水口町笹が丘1-12
姫路営業所／兵庫県姫路市飾磨区下野田2-267-7
高松営業所／香川県高松市天神前10-1
広島営業所／広島県広島市佐伯区五日市中央2-10-5
沖縄営業所／沖縄県那覇市真嘉比3-19-35〒460-0004 TEL.052（217）8624〒815-0031 TEL.092（551）1764〒222-0033 TEL.045（514）2450〒060-0908 TEL.011（731）0351〒981-3133 TEL.022（342）1393〒951-8068 TEL.025（367）5050〒371-0847 TEL.027（289）8313〒329-0412 TEL.0285（43）1511〒260-0044 TEL.043（305）5970〒422-8006 TEL.054（654）2552〒920-0025 TEL.076（223）1565〒528-0061 TEL.0748（70）5577〒672-8044 TEL.079（235）1021〒760-0018 TEL.087（835）2020〒731-5128 TEL.082（208）1201〒902-0068 TEL.098（884）7521

アンカーピン工法

EコH11-29（ 4 ）1999. 4.5000-VT
2020.12.
-SK
2023. 8.5000-SK