令和５年４月報告書（案）

九州電力株式会社 玄海原子力発電所
令和４年度（第４四半期）
原子力規制検査報告書（原子力施設安全及び放射線安全に係る基本検査）(案)

令和５年４月実用炉監視部門
専門検査部門令和５年４月報告書（案）目 次
１．実施概要 ............................................................................................................................................................ 1
２．運転等の状況 ................................................................................................................................................... 2
３．検査結果 ............................................................................................................................................................ 2４．検査内容 ............................................................................................................................................................ 3
５．確認資料 ............................................................................................................................................................ 9令和５年４月報告書（案）

１．実施概要（１）事業者名：九州電力株式会社（２）事業所名：玄海原子力発電所（３）検査実施期間：令和５年１月１日～令和５年３月 31 日
（４）検査実施者：玄海原子力規制事務所
木下 智之
松岡 徹之
五十嵐 大輔
柏木 智仁
水戸 侑哉
原子力規制部検査グループ実用炉監視部門
小野 達也
原子力規制部検査グループ専門検査部門
関 雅之
岡村 博
長澤 弘忠
上田 洋
雑賀 康正
渋谷 徹
須貝 実
宇野 正登
森田 憲二
平川 圭司
平沢 淳
大江 勇人
今瀬 正博
堀間 智
山中 翠
鈴木 和也
杉山 久弥
検査補助者：原子力規制部検査グループ専門検査部門
川崎 亨

1

令和５年４月報告書（案）２．運転等の状況
号機

電気出力（万 kW)

１号機

55.9

廃止措置中（使用済燃料ピットに使用済燃料を貯蔵中）

２号機

55.9

廃止措置中（使用済燃料ピットに使用済燃料を貯蔵中）

３号機

118.0

運転中

４号機

118.0

運転中（２月９日発電開始）

検査期間中の運転、停止、廃止措置及び建設の状況

３．検査結果検査は、検査対象に対して適切な検査運用ガイド（以下単に「ガイド」という。）を使用して実施した。検査対象については、原子力検査官が事前に入手した現状の施設の運用や保安に関する事項、保安活動の状況、リスク情報等を踏まえて選定し、検査を行った。検査においては、事業者の実際の保安活動、社内基準、記録類の確認、関係者への聞き取り等により活動状況を確認した。ガイドは、原子力規制委員会ホームページに掲載されている。
第４四半期の結果は、以下のとおりである。
３．１ 検査指摘事項等
検査指摘事項等なし
３．２ 検査継続案件
検査でパフォーマンス劣化が確認された（その可能性があるものを含む。）が、更なる事実確認等のため、検査を継続している案件は、以下のとおりである。
（１）
件名

３号機 B 安全補機室冷却ユニット定期事業者検査頻度超過事象について検査運用ガイド

BM0020 定期事業者検査に関する監督
BM0060 保全の有効性評価

検査指摘時期

令和４年度第４四半期

事象の概要

令和５年１月 18 日に原子力検査官が長期点検計画の記録確認をしていたところ、３号機 B 安全補機室冷却ユニットに対する開放点検及び定期事
業者検査が２保全サイクル毎に実施することになっているにもかかわらず、直近２回分において第 12 回定期事業者検査、第 16 回定期事業者検査にしか実績、計画が記載されていないことに気づいた。直近２回の間隔が４保全サイ
クルであることについて事業者に問い合わせたところ、実際の直近２回の実績は長期停止中の第 13 回定期事業者検査（追加点検その２）及び第 16 回定期事業者検査に実施しており、定められた実施頻度を超過していることが判明した。

2令和５年４月報告書（案）また、３号機第 16 回定期事業者検査報告書（定期事業者検査開始時）
においては、報告書作成担当者が記録を確認せず作成したため、実績のない
第 14 回に実施したものと記載し、原子力規制庁に報告していた。
（２）
件名

玄海原子力発電所３、４号機 系統分離対策が必要な火災防護対象ケーブルの不十分な火災防護対策

検査運用ガイド

BE0020 火災防護

検査開始時期

令和４年度第４四半期

事象の概要

令和４年度第１四半期の検査指摘事項「美浜発電所３号機 工事計画に従った評価・施工の不備による補助給水機能に対する不十分な火災防護対策」を踏まえた未然防止処置において、系統分離対策が必要な火災防護対象ケーブルに１時間耐火壁＋感知自動消火設備等の火災防護対策がなされておらず、認可された設計及び工事の計画に従った系統分離対策が施工されていないことが確認された。

４．検査内容４．１ 日常検査（１）BM0020 定期事業者検査に対する監督
検査項目 定期事業者検査
検査対象１） ３号機 １次冷却材ポンプ機能検査２） ４号機 非常用予備発電装置機能検査（ディーゼル発電機の作動試験）
３） ２号機 廃止措置中燃料取扱設備機能検査
４） ４号機 総合負荷性能検査
５） ２号機 廃止措置中液体廃棄物処理設備機能検査
６） ３号機 B 安全補機室冷却ユニット定期事業者実施頻度超過【検査継続案件あり】（２）BM0060 保全の有効性評価
検査項目 施設管理目標の監視及び評価
検査対象
１） ３号機 PRA に基づくリスク重要度評価の見直し状況
２） ４号機 PRA に基づくリスク重要度評価の見直し状況
３） ３号機 特定重大事故等対処施設に係る予防可能故障(MPFF)及び非待機時間(UA)の設定状況確認
４） ４号機 特定重大事故等対処施設に係る予防可能故障(MPFF)及び非待機時間3令和５年４月報告書（案）(UA)の設定状況確認
検査項目 保全の有効性評価
検査対象
１） ３，４号機 保全の有効性評価（３）BM0100 設計管理
検査項目 設計管理
検査対象
１） ４号機 再生熱交換器出入口配管取替工事
２） ３号機 使用済燃料貯蔵設備増強工事に係る設計管理の適切性検査３） ３，４号機 母線保護盤更新工事
４） ４号機 発電機保護変圧器保護盤更新工事
５） ３号機 湿分分離加熱器第１段加熱蒸気管ドレンライン配管修繕工事
６） ３号機 高 pH 運転導入に伴う工事（４）BO0010 サーベイランス試験
検査項目 標準的な検査
検査対象
１） ３号機 充てんポンプ起動試験（３C→３B→３A 切替時）
２） ３号機 A ディーゼル発電機負荷試験
３） ３号機 安全補機室空気浄化ファン起動試験
４） ３号機 特定重大事故等対処施設注入ポンプ起動試験
５） ３号機 常設電動注入ポンプ起動試験
６） ３号機 余熱除去ポンプ起動試験
７） ３号機 タービン動補助給水ポンプ起動試験
８） ３号機 アニュラス空気浄化ファン起動試験
検査項目 全般的な検査
検査対象
１） ３号機 中央制御室非常用循環ファン起動試験（５）BO1020 設備の系統構成
検査項目 標準的系統構成
検査対象
１） ３号機 高圧注入ポンプ起動試験の系統復旧
２） １号機 安全貯蔵状態の確認

4令和５年４月報告書（案）３） ３号機 高 pH 運転対応の系統構成
４） ４号機 原子炉格納容器キャナル水抜きライン及び燃料取扱建屋キャナル水抜きラインの系統確認
５） ３号機 フィルタベント設備の系統確認
検査項目 包括的系統構成
検査対象
１） ３号機 格納容器全体漏えい率検査時の隔離状況（６）BO1030 原子炉起動・停止
検査項目 原子炉起動停止
検査対象
１） ４号機 燃料取替操作（燃料装荷）
２） ４号機 原子炉起動操作（７）BO1040 動作可能性判断及び機能性評価
検査項目 動作可能性判断及び機能性評価
検査対象
１） ４号機 常設電動注入ポンプ運転性能検査
２） ３号機 制御棒動作試験
３） ３号機 タービン各弁ステムフリー試験
４） ３号機 可搬型注水等設備機能検査
５） 特定重大事故等対象施設に係る設備の警報発信に伴う健全性確認（８）BO0060 燃料体管理（運搬・貯蔵）
検査項目 燃料の運搬等
検査対象
１） ４号機 燃料装荷前後の使用済燃料ピットの収納状態（９）BO1070 運転員能力
検査項目 中央制御室・現場での運転員の活動状況
検査対象
１） ４号機 第 16 サイクル起動時の冷温停止から高温停止までの起動操作（10）BE0010 自然災害防護
検査項目 自然災害防護
検査対象

5令和５年４月報告書（案）１） 強烈寒波到来時の凍結防止対策状況（11）BE0020 火災防護
検査項目 四半期検査
検査対象
１） ２号機 ガスタービン消火ポンプの保守管理状況の確認
検査項目 年次検査
検査対象
１） 初期消火活動要員による総合訓練
２） 消防訓練（防火対応）（12）BE0030 内部溢水防護
検査項目 内部溢水防護
検査対象
１） 海水ポンプエリア水密扉の点検
２） 内部溢水評価への影響の有無確認の実施状況（2021 年度）
３） 特定重大事故等対処施設設置工事に伴う内部溢水評価（13）BE0060 重大事故等対応要員の能力維持
検査項目 重大事故等発生時に係る成立性の確認訓練
検査対象
１） ４号機 現場シーケンス訓練
検査項目 大規模損壊発生時に係る力量の維持向上のための教育及び訓練
検査対象
１） 特定重大事故等対処施設の操作に係る成立性確認訓練
検査項目 大規模損壊発生時に係る技術的能力の確認訓練
検査対象
１） ３，４号機 大規模損壊発生時の対応に係る総合的な訓練（14）BE0090 地震防護
検査項目 地震防護
検査対象
１） 耐震に関する新たな知見等の収集及び反映評価
２） 「震源を特定せず策定する地震動」に係る対応状況6令和５年４月報告書（案）（15）BE0100 津波防護
検査項目 津波防護
検査対象
１） 耐津波に関する新たな知見等の収集及び反映評価
２） 2021 年度 津波評価条件の変更の要否に係る定期的な確認（16）BR0010 放射線被ばくの管理
検査項目 放射線被ばくの管理
検査対象
１） ２号機 照射試験片の輸送容器への収納作業（17）BR0050 放射性気体・液体廃棄物の管理
検査項目 放射性気体・液体廃棄物の管理
検査対象
１） ３号機 ガスサージタンクからの放出管理プロセスの適切性確認（18）BR0070 放射性固体廃棄物等の管理検査項目 事業所外運搬（Ａ型、IP 型、Ｌ型輸送物）
検査対象
１） ２号機 照射試験片を収納した輸送容器（A 型）の搬出検査項目 放射性廃棄物でない廃棄物
検査対象１） １，２号機 放射性廃棄物でない廃棄物（NR）候補物の保管状況の確認（19）BQ0010 品質マネジメントシステムの運用検査項目 日常観察
検査対象
１）美浜発電所３号機の火災防護対策に係る検査指摘事項に対する未然防止措置の状況【検査継続案件あり】
検査項目 半期検査
検査対象
１） 原子力内部監査（安全文化関係）（20）BQ0040 安全実績指標の検証
検査項目 安全実績指標の検証7令和５年４月報告書（案）

検査対象１） 安全実績指標の確認
４．２ チーム検査（１）BM0010 使用前事業者検査に対する監督
検査項目 使用前事業者検査（変更工事）
検査対象１） ４号機 特定重大事故等対処施設設置工事
２） ３号機 原子炉容器出入口管台溶接部計画保全工事
３） ４号機 所内常設直流電源設備（３系統目）設置工事
４） ４号機 海水ポンプ取替工事
５） ３号機 緊急時対策棟設置工事【検査未了】
６） ３号機 原子炉容器上部ふた取替工事【検査未了】
７） ３号機 原子炉容器上部ふた取替工事に係る溶接部（２）BM1050 供用期間中検査に対する監督
検査項目 供用期間中検査（PWR）
検査対象
１） ４号機 クラス１機器供用期間中検査及び重大事故等クラス２機器供用期間中検査２） ４号機 クラス２機器供用期間中検査及び重大事故等クラス２機器供用期間中検査（３）BO1050 取替炉心の安全性
検査項目 取替炉心の安全性
検査対象
１） ４号機 第 16 サイクル取替炉心の安全性（４）BE0070 重大事故等対応要員の訓練評価
検査項目 重大事故等発生時に係る訓練
検査対象
１） 成立性の確認訓練（４号炉主体）
検査項目 大規模損壊発生時に係る訓練
検査対象
１） 技術的能力の確認訓練（４号炉主体）

8令和５年４月報告書（案）（５）BE0080 重大事故等対応訓練のシナリオ評価
検査項目 重大事故等発生時に係る訓練
検査対象
１） 成立性の確認訓練（４号炉主体）
検査項目 大規模損壊発生時に係る訓練
検査対象
１） 技術的能力の確認訓練（４号炉主体）（６）BR0020 放射線被ばく評価及び個人モニタリング
検査項目 放射線被ばく評価及び個人モニタリング
検査対象１） 管理区域内における身体表面汚染の防止措置
２） 眼の水晶体等価線量に係る線量管理
３） 空気中放射性物質濃度評価法による内部被ばくの評価
４） ホールボディカウンタの日常点検
５） 警報付きポケット線量計の管理
６） ハンドフットクロスモニタの定期点検（７）BR0030 放射線被ばく ALARA 活動
検査項目 放射線被ばく ALARA 活動
検査対象
１） 定期検査期間における集団線量の計画と実績の推移
２） ４号機第 15 回定検原子炉キャビティ除染工事
３） ４号機第 15 回定期検査期間における被ばく低減活動
４） ３号機使用済燃料貯蔵設備増強工事に係る放射線管理（８）BR0040 空気中放射性物質の管理と低減
検査項目 空気中放射性物質の管理と低減
検査対象
１） 一次冷却材サンプリングに係る空気中放射性物質の管理
２） ４号機原子炉キャビティ内作業における汚染管理
３） 呼吸防護具の維持管理
５．確認資料
５．１ 日常検査（１）BM0020 定期事業者検査に対する監督

9

令和５年４月報告書（案）

検査項目 定期事業者検査
検査対象１）３号機 １次冷却材ポンプ機能検査
資料名・玄海 3/4 号機定期事業者検査 RCP 関連判定基準について（平成 16 年２月 ZFS20030759R1）
・玄海原子力発電所第３号機 RCP 振動計外形図 F8-6512001
・玄海原子力発電所試験・検査要員名簿 安全品質保証統括室試験・検査対応
業務（管理番号：安品-33 他）
２）４号機 非常用予備発電装置機能検査（ディーゼル発電機の作動試験）
資料名・玄海原子力発電所第４号機 第 15 保全サイクル定期事業者検査実施要領書／
成績書 (GN４－53-２)
・玄海原子力発電所第４号機 第 15 保全サイクル定期事業者保修作業手順書(GN４－53－２)・玄海原子力発電所第４号機 第 15 保全サイクル定期事業者検査手順書(GN４－53－２)３）２号機 廃止措置中燃料取扱設備機能検査
資料名・玄海原子力発電所第２号機 第２回定期事業者検査実施要領書／成績書 (GN２廃－２）・玄海２号機 燃料等貯蔵施設巡視点検チェックシート 2023 年２月 16 日
・玄海２号機 第２回事業者自主点検（修繕費） 燃料設備検査助勢 作業要領書４）４号機 総合負荷性能検査
資料名・定期事業者検査実施要領（３,４号）
・玄海原子力発電所第４号機第 15 保全サイクル定期事業者検査実施要領書／成績書 (GN４－55)
５）２号機 廃止措置中液体廃棄物処理設備機能検査
資料名・玄海原子力発電所第２号機 第２回定期事業者検査実施要領書／成績書 (GN２廃－９）６）３号機 B 安全補機室冷却ユニット定期事業者実施頻度超過【検査継続案件あり】
資料名・玄海３号機 長期点検計画表（1 次系設備）
・玄海３号機 B 安全補機室冷却ユニット定期事業者検査頻度超過事象の原因と対10令和５年４月報告書（案）

策について・GN-３/４ 設計資料 換気空調設備
・玄海原子力発電所第３号機 第 14 保全サイクル 試験・検査成績書（H-３）
・玄海原子力発電所第３号機 第 14 保全サイクル定期事業者検査実施要領書／
成績書 (GN３－94)
・玄海原子力発電所第３号機 第 14 保全サイクル定期事業者検査実施要領書／
成績書 (GN３－53-２)
・委託報告書 玄海３／４号機 第１回安全性向上評価及び ROP に向けた確率論
的リスク評価 2020 年度最終報告書（２）BM0060 保全の有効性評価
検査項目 施設管理目標の監視及び評価
検査対象
１）３号機 PRA に基づくリスク重要度評価の見直し状況
資料名・保全プログラム運用要領
・保全活動管理指標設定・監視要領(３，４号)
・玄海３号機 系統レベルの保全活動管理指標管理表の作成について(回答)２）４号機 PRA に基づくリスク重要度評価の見直し状況
資料名・保全プログラム運用要領
・保全活動管理指標設定・監視要領(３，４号)
・玄海４号機 系統レベルの保全活動管理指標管理表の作成について(回答)３）３号機 特定重大事故等対処施設に係る予防可能故障(MPFF)及び非待機時間(UA)の設定状況確認
資料名・保全プログラム運用要領
・保全活動管理指標設定・監視要領(３，４号)
・保全活動管理指標監視表(玄海３号機)
・系統レベルの保全活動管理設定表（玄海３号機）
４）４号機 特定重大事故等対処施設に係る予防可能故障(MPFF)及び非待機時間(UA)の設定状況確認
資料名・保全プログラム運用要領
・保全活動管理指標設定・監視要領(３，４号)
・保全活動管理指標監視表(玄海４号機)
・系統レベルの保全活動管理設定表（玄海４号機）

11

令和５年４月報告書（案）

検査項目 保全の有効性評価
検査対象
１）３，４号機 保全の有効性評価
資料名・保全プログラム運用要領
・施設管理の有効性評価表
・施設管理の有効性評価表（総合）（2021 年度）
・施設管理の実施方針
・施設管理目標の計画概要
・保全の有効性評価表（３）BM0100 設計管理
検査項目 設計管理
検査対象
１）４号機 再生熱交換器出入口配管取替工事
資料名・設計・調達管理基準（３，４号機）
・玄海原子力発電所 設計管理要領
・玄海原子力発電所第４号機 充てん・抽出ライン取替工事について
・工事計画書（充てん・抽出ライン取替工事について）
・購入仕様書（玄海４号機 第 14 回定期検査 １次系配管工事用配管他）
・納入図書チェックシート 配管図
・納入図 1 次系配管工事他（第 14 回定検）化学体積制御系統（CVCS)C/V
EL3.7M 充てんライン再生熱交換器出口配管修繕工事
・使用前事業者検査（施設）成績書 QGN4-1-0312
２）３号機 使用済燃料貯蔵設備増強工事に係る設計管理の適切性検査
資料名・玄海原子力発電所３号機使用済燃料貯蔵設備増強工事（リラッキング・SFP 共用化）主要工事業務計画書 2019 年１月
・玄海原子力発電所３号機使用済燃料貯蔵設備増強工事新ラック据付工事（第２期工事）作業実施要領書 DMG-SF-QGN3-20210021
３）３，４号機 母線保護盤更新工事
資料名・設計・調達管理基準（３，４号機）
・玄海原子力発電所 設計管理要領
・玄海３／４号機 500kV 系統保護装置の更新について
・納入図書チェックシート 展開接続図

12令和５年４月報告書（案）・納入図 展開接続図 500kV 母線保護継電装置（A 系）４）４号機 発電機変圧器保護盤更新工事
資料名・設計・調達管理基準（３，４号機）
・玄海原子力発電所 設計管理要領
・玄海３／４号機 発電機変圧器保護盤の更新について
・納入図書チェックシート 展開接続図
・納入図 展開接続図 玄海原子力発電所４号機 発電機・所内変圧器保護リレ
ー盤
・納入図書チェックシート 計測制御関係
・納入図 玄海原子力発電所４号機 発電機・変圧器インターロック線図
５）３号機 湿分分離加熱器第１段加熱蒸気管ドレンライン配管修繕工事
資料名・設計・調達管理基準（３，４号機）
・玄海原子力発電所 設計管理要領
・玄海３号機 湿分分離加熱器第１段加熱蒸気管ドレンライン管台蒸気リークに伴う配管修繕について・工事計画書 玄海原子力発電所第３号機 湿分分離加熱器第１段加熱蒸気管修繕工事について・購入仕様書 玄海３号機 湿分分離加熱器第１段加熱蒸気管・設計変更依頼書 玄海原子力発電所第３号機 第 16 回定期修繕工事 湿分分
離加熱器第１段加熱蒸気管修繕工事
・工事仕様書 玄海原子力発電所第３号機 第 16 回定期修繕工事（三菱）（設計変更その２）
・納入図書チェックシート 配管図
・納入図 湿分分離加熱器第１段加熱蒸気管修繕図
６）３号機 高 pH 運転導入に伴う工事
資料名・設計・調達管理基準（３，４号機）
・玄海原子力発電所 設計管理要領
・玄海原子力発電所３，４号機 高 pH 運転の導入について
・玄海３／４号機 高 pH 対応工事のうち SGBD 熱回収装置の設置について
・購入据付仕様書 玄海原子力発電所第３号機高ｐH 運転対応設備導入工事に伴う SGBD 熱回収設備（機器・配管他）購入据付
・納入図書チェックシート 容器類
・納入図 高ｐH 運転対応設備導入工事に伴う SGBD 熱回収設備購入据付 ３号
SGBD 熱回収フラッシュタンク構造図

13令和５年４月報告書（案）・納入図書チェックシート 熱交換器
・納入図 高ｐH 運転対応設備導入工事に伴う SGBD 熱回収設備購入据付 第１段、第２段、第３段、第４段 SGBD 熱回収冷却器 構造図（４）BO0010 サーベイランス試験
検査項目 標準的な検査
検査対象
１）３号機 充てんポンプ起動試験（３C→３B→３A 切替時）
資料名
・運転基準（３，４号）定期試験編３Ⅶ－３－（２８）－c 充てんポンプ起動試験（３C→３B→３A 切替時）
・３号機 充てんポンプ起動試験 定期試験体制表
・３号機 充てんポンプ起動試験記録 ２０２１／２０２２年度
２）３号機 A ディーゼル発電機負荷試験
資料名・運転基準（３，４号）定期試験編３Ⅶ－１－（４） ３A ディーゼル発電機負荷試験
・３A ディーゼル発電機負荷試験 定期試験体制表
・３A ディーゼル発電機負荷試験記録 2021/2022 年度
３）３号機 安全補機室空気浄化ファン起動試験
資料名・運転基準（３，４号）定期試験編３Ⅶ－３－（１１） 安全補機室空気浄化ファン起動試験
・３号機 安全補機室空気浄化ファン起動試験記録 2021/2022 年度
・３号機 安全補機室空気浄化ファン起動試験 定期試験体制表
４）３号機 特定重大事故等対処施設注入ポンプ起動試験
資料名 ※５）３号機 常設電動注入ポンプ起動試験
資料名・運転基準（３，４号）定期試験編３Ⅶ－３－（26） 常設電動注入ポンプ起動試験
・常設電動注入ポンプ起動試験記録 2021/2022 年度
・３号機 常設電動注入ポンプ起動試験 定期試験体制表
６）３号機 余熱除去ポンプ起動試験
資料名・運転基準（３号）定期試験編３Ⅶ－３－（３） 余熱除去ポンプ起動試験
・３号機 余熱除去ポンプ起動試験 定期試験体制表
・３号機 余熱除去ポンプ起動試験記録 2021/2022 年度
７）３号機 タービン動補助給水ポンプ起動試験

14令和５年４月報告書（案）

資料名
・運転基準（３，４号）定期試験編３Ⅶ－３－（７） タービン動補助給水ポンプ起動試
験・タービン動補助給水ポンプ起動試験記録 2021/2022 年度
・３号機 タービン動補助給水ポンプ起動試験 定期試験体制表
８）３号機 アニュラス空気浄化ファン起動試験
資料名・運転基準（３，４号）定期試験編３Ⅶ－３－（10） アニュラス空気浄化ファン起動試験・アニュラス空気浄化ファン起動試験記録 2021/2022 年度
・３号機アニュラス空気浄化ファン起動試験 定期試験体制表
・３号機 格納容器換気口調系統図（C/V 給排気系）
検査項目 全般的な検査
検査対象
１）３号機 中央制御室非常用循環ファン起動試験
資料名・運転基準（３，４号）定期試験編３Ⅶ－３－（12） 中央制御室非常用循環ファン起動試験
・中央制御室非常用循環ファン起動試験記録 2022 年度
・３号機 中央制御室非常用循環ファン起動試験 定期試験体制表
・玄海３／４号機 中央制御室空気流入率測定試験 概要
・玄海３号機 定期修繕工事 長期点検計画 (1 次系設備）
・玄海原子力発電所 第３号機 第 16 保全サイクル定期事業者検査実施要領書／
成績書 GN３ー214（５）BO1020 設備の系統構成
検査項目 標準的系統構成
検査対象
１）３号機 高圧注入ポンプ起動試験の系統復旧
資料名・運転基準（３，４号）定期試験編３Ⅶ－３－（２） 高圧注入ポンプ起動試験
・３号機安全注入系統図（高圧注入ポンプ）・定期試験体制表・高圧注入ポンプ起動試験記録 2021/2022 年度
２）１号機 安全貯蔵状態の確認
資料名15令和５年４月報告書（案）・放射線管理要領（１，２号） 添付資料-35 安全貯蔵措置管理要領
・１号機 安全貯蔵範囲設定・解除通知票
・玄海１号機 安全貯蔵措置に伴う隔離の完了について
・玄海１号機 安全貯蔵範囲 措置管理表
・１号機 １次冷却材系統図
・１号機 加圧器廻り系統図
・１号機 化学体積制御系統図 その１・１号機 １次系サンプリング系統図
・１号機 安全注入系統図
・１号機 余熱除去系統図
・玄海１号機 安全貯蔵措置状態確認チェックシート３）３号機 高 pH 運転対応の系統構成
資料名・玄海原子力発電所３，４号機 高 pH 運転の導入について
・第 2022-24 回 玄海原子力発電所 安全運営委員会 参考資料 「運転基準(３，４号）改正内容の概要」
・３号機 復水系統図（コンデミ）
・３号機 S/G ブローダウンおよびサンプリング系統図
・３号機 蒸気発生器ブローダウン熱回収設備系統図
・３号機 ２次系薬品注入系統図
４）４号機 原子炉格納容器キャナル水抜きライン及び燃料取扱建屋キャナル水抜きラインの系統確認
資料名
・運転基準（３，４号） 原子炉編
・液体廃棄物処理系統図(CVDT,C/V・A/B サンプ)
・燃料取替系統図
・使用済燃料ピット浄化冷却系統図
・第 22－43 回 玄海原子力発電所 ３/４号機 ＣＡＰ会議 配付資料
・4 号 15 回 C/V キャナル水抜き中の FH/B キャナル水抜きの系統構成時の不具合にかかる今後の対応について(CAP 会議 識番：F22-1839) 【案】
・4CV キャナル水抜き中の FH/B キャナル水抜きラインナップについて
５）３号機 フィルタベント設備の系統確認
資料名 ※・フィルタベント系統図
検査項目 包括的系統構成
検査対象

16

令和５年４月報告書（案）１）３号機 格納容器全体漏えい率検査時の隔離状況
資料名・玄海３号機 16 回定検及び４号機第 15 回定検における格納容器全体漏えい率検査について
・玄海原子力発電所第３号機 工事計画に係る説明資料＜強度に関する説明書＞
・玄海原子力発電所第３号機 第 13 保全サイクル 定期事業者検査実施要領書／成績書 GN３-43
・玄海原子力発電所第３号機 第 16 保全サイクル 定期事業者検査実施要領書／成績書 GN３-43
・定期事業者検査実施要領書管理書（様式-２）・定期事業者検査実施要領（３，４号）
・３号機 原子炉格納容器隔離弁開閉状態確認チェックシート 添付-４・３号機 原子炉格納容器隔離弁モニタライト確認チェックシート 添付-11（６）BO1030 原子炉起動・停止
検査項目 原子炉起動停止
検査対象
１）４号機 燃料取替操作（燃料装荷）
資料名・玄海４号機 第 15 回定期検査 起動工程表
・玄海４号機 第 15 回定期検査 燃料取替実施計画書（燃料装荷)
・玄海原子力発電所第４号機 第 16 サイクル取替炉心の安全性について
・第４号機 第 15 回定期検査手順確認要領書／成績書 手順確認名：燃料装荷
手順確認
・玄海原子力発電所４号機 第 15 保全サイクル 定期事業者検査成績書 GN4ー
3
・1/M プロット
・玄海原子力発電所第４号機 第 15 回定期修繕工事 燃料装荷時臨界管理助
勢 作業要領書２）４号機 原子炉起動操作
資料名・玄海４号機第 15 回定期検査 起動工程表（１次系）
・運転基準（３，４号） 原子炉編
・玄海原子力発電所４号機 第 15 保全サイクル 定期事業者検査実施要領書
GN４ー81ー１
・第 15 回定検起動時のタービン／発電機軸振動状況について17令和５年４月報告書（案）（７）BO1040 動作可能性判断及び機能性評価
検査項目 動作可能性判断及び機能性評価
検査対象
１）４号機 常設電動注入ポンプ運転性能検査
資料名・玄海原子力発電所 第４号機 第 15 保全サイクル定期事業者検査実施要領書／成績書 GN４ー205
・玄海原子力発電所 第４号機 第 15 保全サイクル定期事業者検査手順書 （要領書番号：GN４ー205）
・作業完了確認証
・格納容器スプレイ系統図（その２）・補助給水系統図（その１）・主単線結線図(M/C,P/C)(その２）２）３号機 制御棒動作試験
資料名
・運転基準（３，４号）定期試験編 ３Ⅶ－３－（９） 制御棒動作試験
・制御棒動作試験記録 2022 年度
・３号機 制御棒動作試験 定期試験体制表
３）３号機 タービン各弁ステムフリー試験
資料名・運転基準 定期試験編３Ⅶ-２-(２) タービン各弁ステムフリー試験
・タービン各弁ステムフリー試験記録 2021/2022 年度
・３号機 タービン各弁ステムフリー試験 定期試験体制表
４）３号機 可搬型注水等設備機能検査
資料名・玄海原子力発電所第３号機 第 16 保全サイクル定期事業者検査実施要領書／
成績書 GN3-226-N2
・玄海原子力発電所第３号機 第 16 保全サイクル定期事業者検査保修作業手順書（要領書番号 GN3-226-N2）
５）特定重大事故等対象施設に係る設備の警報発信に伴う健全性確認
資料名 ※(８)BO0060 燃料体管理（運搬・貯蔵）
検査項目 燃料の運搬等
検査対象
１）４号機 燃料装荷前後の使用済燃料ピットの収納状態
資料名18令和５年４月報告書（案）・玄海４号機 第 15 回定期検査 燃料取替実施計画書（燃料装荷)
・玄海４号機 第 15 回定期検査 使用済燃料ピット内燃料配置変更実施計画書
・玄海４号機 燃料等貯蔵施設巡視点検チェックシート(2023 年１月 11 日、１月 19日）
・個別事象報告書 F22-1714（９）BO1070 運転員能力
検査項目 中央制御室・現場での運転員の活動状況
検査対象
１）４号機 第 16 サイクル起動時の冷温停止から高温停止までの起動操作
資料名・運転基準（３，４号）Ⅵ 原子炉編
・運転員 力量評価表(10)BE0010 自然災害防護
検査項目 自然災害防護
検査対象
１）強烈寒波到来時の凍結防止対策
資料名・運転基準（３，４）総括編 34Ⅰ-７凍結防止
・３号凍結防止対策チェックシートⅡ
・４号凍結防止対策チェックシートⅡ（11）BE0020 火災防護
検査項目 四半期検査
検査対象
１）２号機 ガスタービン消火ポンプの保守管理状況の確認
資料名・保全プログラム運用要領（１，２号）
・玄海２号機系統リスト及び機器リスト 2022.3.24 最終改訂
・運転操作要領 定期試験編 ２Ⅶ－２－（16）ガスタービン消火ポンプ性能試験
・２Ⅶ－２－（16）ガスタービン消火ポンプ性能試験記録
・１号機 消火用水系統図 P-８-003
検査項目 年次検査
検査対象
１）初期消火活動要員による総合訓練

19

令和５年４月報告書（案）

資料名・火災防護計画(基準)・火災防護区画(要領)・2022 年 初期消火活動要員による総合訓練の実施について・委託員（専属自衛消防隊）の力量評価の確認結果表
・消防通報要否判断チェックシート
・通報時のチェックシート
・初期消火活動要員による総合訓練 訓練参加者名簿（１月 31 日）
・初期消火活動要員による総合訓練評価チェックシート
・初期消火活動要員による総合訓練体制表 2023.1.31 実施分
２）消防訓練（防火対応）
資料名
・火災防護計画(基準)・火災防護区画(要領)・教育基準・2022 年 消防訓練（防火対応）１回目の実施について
・2022 年 消防訓練（防火対応）１回目実施結果について
・2022 年 消防訓練（防火対応）２回目の実施について
・2022 年 消防訓練（防火対応）２回目実施結果について（12）BE0030 内部溢水防護
検査項目 内部溢水防護
検査対象
１）海水ポンプエリア水密扉の点検
資料名・玄海原子力発電所 水密扉他保守点検業務委託(2022 年度) 報告書(分解点
検、整備・修理）
・扉開放願（二人ルール対象扉）
２）内部溢水評価への影響の有無確認の実施状況（2021 年度）
資料名
・内部溢水影響有無確認チェックシート一覧【2021 年度】
・玄海３/４号機 計画段階における内部溢水影響有無確認チェックシート 作業件
名：玄海３号機常設直流電源設備（３系統目）設置工事のうち区画壁ほか設置工事
・内部溢水、火山影響等、その他自然災害、有毒ガス発生時の体制の整備に関する評価改善報告書・非常事態対策要領 添付資料９ 内部溢水に係る対応要領

20令和５年４月報告書（案）３）特定重大事故等対処施設設置工事に伴う内部溢水評価
資料名・内部溢水評価報告書（工事件名：玄海原子力発電所３／４号機原子炉安全補助施設設置工事）
・内部溢水評価管理表（３／４号）の更新について
・内部溢水評価管理表
・玄海３／４号機 計画段階における内部溢水影響有無確認チェックシート 作業件
名：玄海３／４号機原子炉安全補助施設設置工事及び玄海３／４号機常設直流電源設備（３系統目）設置工事
・玄海３／４号機 作業に伴う内部溢水影響有無確認チェックシート 作業件名：玄海４号機原子炉安全補助施設設置工事（電気計装関連工事）（貫通孔施工、追加変更）（13）BE0060 重大事故等対応要員の能力維持
検査項目 重大事故等発生時に係る成立性の確認訓練
検査対象
１）４号機 現場シーケンス訓練
資料名・2022 年度 玄海原子力発電所４号炉 成立性の確認訓練の実施について（現場シーケンス訓練）・現場シーケンス訓練 訓練体制 2023.2.24 確認
・4 号運転基準 Ⅵ緊急処置編（タービン、原子炉）他
・4 号運転基準 Ⅵ緊急処置編（個別手順）・保安規定に基づく保修業務要領（３，４号）（別冊）【保安規定第 17 条関連手順書】
原子炉係他
・成立性の確認訓練実績報告（2022 年度）2023.3.15 確認
検査項目 大規模損壊発生時に係る力量の維持向上のための教育及び訓練
検査対象
１）特定重大事故等対処施設の操作に係る成立性確認訓練
資料名 ※・APC 等時の成立性の確認訓練実施報告書
検査項目 大規模損壊発生時に係る技術的能力の確認訓練
検査対象
１）３，４号機 大規模損壊発生時の対応に係る総合的な訓練
資料名 ※

21

令和５年４月報告書（案）・2022 年度「大規模損壊発生時の対応に係る総合的訓練」における対象者の選定
結果について・玄海原子力発電所４号炉 技術的能力の確認訓練について（大規模損壊発生時の対応に係る総合的訓練）
・成立性確認訓練実施要領 別紙５ 大規模損壊発生時との対応に係る総合的な訓練
・非常事態対策基準 別添２「大規模損壊時対応ガイドライン（３，４号）」
・非常事態対策要領 添付資料 15 消火設備による給水対応要領 別紙９「消防自動車による代替炉心注入、代替格納容器スプレイ及び代替使用済燃料ピット補
給手順書のうち消防自動車による SFP 外部ｽﾌﾟﾚｲ手順書」
・技術的能力の確認訓練実施報告書(2022 年度）（14）BE0090 地震防護
検査項目 地震防護
検査対象
１）耐震に関する新たな知見等の収集及び反映評価
資料名・原子炉施設の耐震及び耐津波に係る新知見の反映実施要領
・2022 年度 原子力施設の耐震及び耐津波に係る安全性向上検討委員会資料
・2021 年度 原子力施設の耐震及び耐津波に係る新知見の整理結果一覧
２）「震源を特定せず策定する地震動」に係る対応状況
資料名・玄海原子力発電所における「震源を特定せず策定する地震動」に係る対応状況について・審査会合資料（抜粋）（15）BE0100 津波防護
検査項目 津波防護
検査対象
１）耐津波に関する新たな知見等の収集及び反映評価
資料名・2021 年度 原子力施設の耐震及び耐津波に係る新知見の整理結果一覧
２）2021 年度 津波評価条件の変更の要否に係る定期的な確認
資料名・2021 年度「津波評価条件の変更の要否に係る定期的な確認」の結果について
・津波評価にかかる評価条件の定期的確認チェックシート
・非常事態対策要領 添付資料 11 津波対応要領

22令和５年４月報告書（案）・津波影響評価報告書（工事件名：玄海原子力発電所３／４号機 原子炉安全補助施設設置工事）
・工事計画段階における津波評価への影響確認チェックシート 作業件名：常設直流電源（３系統目）設置に伴うハロン消火配管施工（16）BR0010 放射線被ばくの管理
検査項目 放射線被ばくの管理
検査対象
１）２号機 照射試験片の輸送容器への収納作業
資料名・玄海原子力発電所２号機 保修作業手順書 監視試験片サンプルの輸送作業
・放射線管理計画書 「２号機 監視試験片サンプルの輸送及び輸送後のカプセル解体作業」
・作業別放射線管理記録「(JAEA)監視試験片サンプルの輸送」（2023 年１月 30 日）
・エリアモニタ記録計（２R-５ 使用済燃料ピット付近区域エリアモニタ）１月 30 日
（17）BR0050 放射性気体・液体廃棄物の管理
検査項目 放射性気体・液体廃棄物の管理
検査対象
１）３号機 ガスサージタンクからの放出管理プロセスの適切性確認
資料名・玄海原子力発電所放射線管理要領（３，４号）
・玄海原子力発電所（３・４号機）放射線測定（日常整備業務委託）標準作業手順
書 MaN-0002
・３号放射性気体廃棄物処理申請票（（甲）申請票番号３-２-１ 2023.2.6 承認）
・３号放射性気体廃棄物処理報告票（（丙）申請票番号３-２-１ 2023.2.7 放出）
・空気中放射性物質濃度測定記録（D-GST 放出前サンプリング 2023.2.6 採取）・放出管理目標値管理表（気体）2023 年２月（18）BR0070 放射性固体廃棄物等の管理検査項目 事業所外運搬（Ａ型、IP 型、Ｌ型輸送物）
検査対象
資料名
１）２号機 照射試験片を収納した輸送容器（A 型）の搬出
資料名
・玄海２号機 監視試験片貸与に伴う放射線管理上の対応について・搬入・搬出・移動 票 「監視試験片サンプルの輸送及び輸送後のカプセル解体作

23

令和５年４月報告書（案）業」
・核燃料物質等（A 型輸送物）の外運搬規則適合検査記録 （様式-添 20-３）-①
・核燃料物質（A 型輸送物）構外運搬チェックシート （様式-添 20-７）-①
・九州電力株式会社 玄海原子力発電所 2022 年度 玄海１／２号機放射線計
測器等定期点検業務委託 定期点検報告書
・放射線管理要領（１，２号） 添付資料-20 物品移動の管理要領
・個別事象報告書 F22-2045
検査項目 放射性廃棄物でない廃棄物
検査対象１）１，２号機 NR 候補物の保管状況の確認
資料名・放射線管理基準（１，２号） 第３章 放射性廃棄物管理
・放射線管理要領（１，２号） 添付資料－５ 放射性固体廃棄物管理要領、添付
資料－37 放射性廃棄物でない廃棄物を対象とする物品管理要領
・NR 測定依頼／評価結果通知
・NR 申請・判断／承認票
・NR 候補物管理表
・NR 候補物管理エリア管理表
・管理区域線量当量分布記録
・空気中放射性物質濃度測定記録（週報「保安規定に基づく測定項目」）（19）BQ0010 品質マネジメントシステムの運用検査項目 日常観察
検査対象
１）美浜発電所３号機の火災防護対策に係る検査指摘事項に対する未然防止措置の状況【検査継続案件あり】
資料名
・電線管内ケーブルの系統分離状況及び今後の対応について
検査項目 半期検査
検査対象
資料名１）原子力内部監査（安全文化関係）
資料名・2022 年度 原子力内部監査 システム監査質問
・課品室目標及び活動計画（2022 年度安全品質保証統括室）

24

令和５年４月報告書（案）・2022 年度 安全品室保証統括室 年間スケジュール管理表
・文書受信箱「（周知・依頼）2022 年度 発電所品質目標（案）「４ 安全文化醸成
活動のプロセスの理解・浸透」の具体的な活動内容及び補足について
・【補足説明資料】玄海 NPS の発電所品質目標（2022 年度）（案）「４ 安全文化醸
成活動のプロセスの理解・浸透」について
・【例】2022 年度安全文化醸成活動（プロセスの理解・浸透活動）一式・2022 年度安全文化醸成活動（プロセスの理解・浸透活動）（様式１）・2022 年度 各課の安全文化要因分析を用いた改善活動についての今後のスケジュール（案）・2021 年度 安全文化 日常評価結果シート取りまとめ
・2022 年度原子力安全教育（教育資料）（20）BQ0040 安全実績指標の検証
検査項目 安全実績指標の検証
検査対象
資料名
１）安全実績指標の確認
資料名・玄海原子力発電所 安全実績指標の報告について（令和３年度第４四半期）
・玄海原子力発電所 安全実績指標の報告について（令和４年度第１四半期）
・玄海原子力発電所 安全実績指標の報告について（令和４年度第２四半期）
・玄海原子力発電所 安全実績指標の報告について（令和４年度第３四半期）
５．２ チーム検査(１）BM0010 使用前事業者検査に対する監督
検査項目 使用前事業者検査（変更工事）
検査対象
１）４号機 特定重大事故等対処施設設置工事
資料名・使用前事業者検査（施設）実施要領書及び成績書（表１）
ＱＧＮ－４－１－0401、0713、1506
・使用前事業者検査（施設）実施要領書及び成績書（表７）ＱＧＮ４－２（３）－0301、0401、0408、0604、0609、0701、0703、0704、1007
・使用前事業者検査（溶接）実施要領書及び成績書（表３－１）
ＱＧＮ４－（溶）－0321、0319
・使用前事業者検査実施要領書及び成績書（表９）ＱＧＮ－QAー20－01、20－02、20－04、21－02、21－03、21－04、22－02、22－25

令和５年４月報告書（案）03、22－05、22－06、22－07、22－08、22－09、22－10、22－11
・「玄海原子力発電所第４号機 特定重大事故等対処施設設置工事」に伴う使用
前事業者検査の実績報告について
２）３号機 原子炉容器出入口管台溶接部計画保全工事
資料名・使用前事業者検査（施設）実施要領書及び成績書（表７）QGN３－２（３）－0101、0102
・使用前事業者検査実施要領書及び成績書（表９）QGN３－QA－22－10３）４号機 所内常設直流電源設備（３系統目）設置工事
資料名・使用前事業者検査（施設）実施要領書及び成績書（表１）
ＱＧＮ４－１－0815、1013
・使用前事業者検査（施設）実施要領書及び成績書（表７）ＱＧＮ４－２（３）－0420、0804、0818、0824、0826、1103、1501
・使用前事業者検査実施要領書及び成績書（表９）ＱＧＮ４－QA－21－05、22－13、22－14、22－15
４）４号機 海水ポンプ取替工事
資料名・使用前事業者検査（施設）実施要領書及び成績書（表１）
ＱＧＮ４－１－0308、0310
・使用前事業者検査（施設）実施要領書及び成績書（表７）QGN４－２（３）－0307
・使用前事業者検査実施要領書及び成績書（表９）ＱＧＮ４－QA－22－12５）３号機 緊急時対策棟設置工事【検査未了】
資料名・使用前事業者検査（施設）実施要領書及び成績書（表１）
ＱＧＮ３－１－0611、1004
６）３号機 原子炉容器上部ふた取替工事【検査未了】
資料名・使用前事業者検査（施設）実施要領書及び成績書（表１）
ＱＧＮ３－１－0102、0411
７）３号機 原子炉容器上部ふた取替工事に係る溶接部
資料名・使用前事業者検査（溶接）実施要領書及び成績書（QGN3-溶-0101（20-5085 号））

26

令和５年４月報告書（案）・使用前事業者検査（溶接）計画書（20-5085 号）（２）BM1050 供用期間中検査に対する監督
検査項目 供用期間中検査（PWR）
検査対象
１）４号機 クラス１機器供用期間中検査及び重大事故等クラス２機器供用期間中検査
資料名・玄海原子力発電所 第４号機 第 15 保全サイクル 定期事業者検査実施要領書
及び成績書 クラス１機器供用期間中検査 重大事故等クラス２機器供用期間中
検査（ＧＮ４－１ ＧＮ４－201－１）
２）４号機 クラス２機器供用期間中検査及び重大事故等クラス２機器供用期間中検査
資料名・玄海原子力発電所 第４号機 第 15 保全サイクル 定期事業者検査実施要領書
及び成績書 クラス２機器供用期間中検査 重大事故等クラス２機器供用期間中
検査（ＧＮ４－５ ＧＮ４－201－２）（３）BO1050 取替炉心の安全性
検査項目 取替炉心の安全性
検査対象
１）４号機 第 16 サイクル取替炉心の安全性
資料名・玄海４号機 炉内燃焼管理報告書（第 15 サイクル）・玄海原子力発電所第４号機 第 16 サイクル取替炉心の安全性について（４）BE0070 重大事故等対応要員の訓練評価
検査項目 重大事故等発生時に係る訓練
検査対象
１）成立性の確認訓練（４号炉主体）
資料名・玄海原子力発電所 成立性確認訓練実施要領（最終改正 2022 年 11 月１日）
・2022 年度玄海原子力発電所４号炉成立性の確認訓練の実施について（現場シーケ
ンス訓練）・４号機 格納容器過圧破損事象 状況付与カード
・保安規定に基づく保修業務要領（３，４号）改正内容（安全運営委員会付議項）

27

令和５年４月報告書（案）・シーケンスⅡ「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧破損）」操作場所の
配置図
・玄海３，４号機 屋内・外の機器配置図
・成立性の確認訓練実績報告（2020 年度）
・成立性の確認訓練実績報告（2021 年度）
・玄海原子力発電所 保修対応要員教育訓練要領（最終改正 2022 年 10 月１日）
・発電第二課教育訓練要領（最終改正 2022 年８月 12 日）
・2020 年度、2021 年度力量維持訓練月間計画表
・2020 年度、2021 年度成立性確認訓練等月間計画表
・教育訓練実施報告書 力量維持訓練（2022 年１月 12 日、2022 年９月６日）
・2020 年度 現場シーケンス訓練気付き事項
・2021 年度 現場シーケンス訓練気付き事項
・重大事故等及び大規模損壊発生時の体制の整備に関する評価改善報告書 （2021
年６月 10 日）
・重大事故等及び大規模損壊発生時の体制の整備に関する評価改善報告書 （2022
年７月４日）
・業務連絡票 【周知】2022 年度玄海４号機主体現場シーケンス訓練の実施について（2022 年 12 月２日）
検査項目 大規模損壊発生時に係る訓練
検査対象
１）技術的能力の確認訓練（４号炉主体）
資料名・2022 年度４号炉「大規模損壊発生時の対応に係る総合的な訓練」実施について
・2022 年度大規模損壊発生時の対応に係る総合的な訓練の訓練想定について
・2022 年度（４号炉） 玄海原子力発電所 大規模損壊訓練想定スケジュール
・玄海原子力発電所３号炉及び４号炉技術的能力の確認訓練について
・九州電力 玄海原子力発電所 2022 年度大規模損壊訓練シナリオチャート
・３号炉 初動対応フロー・４号炉 初動対応フロー・３号大規模損壊訓練時の対応手順一覧
・玄海原子力発電所成立性確認訓練実施要領
・大規模損壊対応訓練 訓練実施場所
・技術的能力の確認訓練実績報告（2020 年度）
・技術的能力の確認訓練実績報告（2021 年度）
・CAP 会議報告事項一覧
・教育訓練実施報告書 アクシデントマネジメント訓練（2021 年４月８日、2022 年９月２日）

28

令和５年４月報告書（案）・教育訓練実施報告書 消防自動車等を用いた使用済み燃料ピット等への給水訓練（2021
年９月 27 日、11 月 28 日）
・重大事故等及び大規模損壊発生時の体制の整備に関する評価改善報告書（2021 年６
月 10 日、2022 年７月４日）
・技術的能力の確認訓練（大規模損壊訓練）の実施における作業安全確保について（５）BE0080 重大事故等対応訓練のシナリオ評価
検査項目 重大事故等発生時に係る訓練
検査対象
１）成立性の確認訓練（４号炉主体）
資料名・玄海原子力発電所 成立性確認訓練実施要領（最終改正 2022 年 11 月１日）
・2022 年度 玄海原子力発電所 ４号炉 成立性の確認訓練の実施について（現場 シーケンス訓練）（案）・４号機 格納容器過圧破損事象 状況付与カード
・保安規定に基づく保修業務要領（３，４号）改正内容（安全運営委員会付議事項）
・シーケンスⅡ「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器加圧破損）」操作場
所の配置図
・玄海３，４号機 屋内・外の機器配置図
・成立性の確認訓練実施報告書（2020 年度）
・成立性の確認訓練実施報告書（2021 年度）
・玄海原子力発電所 保修対応要員教育訓練要領（最終改正 2022 年 10 月１日）
・発電第二課教育訓練要領（最終改正 2022 年８月 12 日）
・2020 年度、2021 年度力量維持訓練月間計画表
・2020 年度、2021 年度成立性確認訓練等月間計画表
・教育訓練実施報告書 力量維持訓練（2022 年１月 12 日、2022 年９月６日）
・2020 年度 現場シーケンス訓練気付き事項
・2021 年度 現場シーケンス訓練気付き事項
・重大事故等及び大規模損壊発生時の体制の整備に関する評価改善報告書（2021 年６月 10 日）
・重大事故等及び大規模損壊発生時の体制の整備に関する評価改善報告書（2022 年７月４日）
・業務連絡票 【周知】2022 年度 玄海４号機主体現場シーケンス訓練の実施について（2022 年 12 月２日）
検査項目 大規模損壊発生時に係る訓練
検査対象

29

令和５年４月報告書（案）１）技術的能力の確認訓練（４号炉主体）
資料名・2022 年度４号炉「大規模損壊発生時の対応に係る総合的な訓練」実施について（案）・2022 年度大規模損壊発生時の対応に係る総合的な訓練の訓練想定について（案）・2022 年度（４号炉） 玄海原子力発電所 大規模損壊訓練想定スケジュール案
・玄海原子力発電所３号炉及び４号炉技術的能力の確認訓練について（案）・九州電力 玄海原子力発電所 2022 年度大規模損壊訓練シナリオチャート（案）・３号炉 初動対応フロー・４号炉 初動対応フロー・３号大規模損壊訓練時の対応手順一覧（案）・玄海原子力発電所成立性確認訓練実施要領
・大規模損壊対応訓練 訓練実施場所（案）・技術的能力の確認訓練実績報告（2020 年度）
・技術的能力の確認訓練実績報告（2021 年度）
・CAP 会議報告事項一覧
・教育訓練実施報告書 アクシデントマネジメント訓練（2021 年４月８日、2022 年９月２日）
・教育訓練実施報告書 消防自動車等を用いた使用済み燃料ピット等への給水訓練（2021
年９月 27 日、11 月 28 日）
・重大事故等及び大規模損壊発生時の体制の整備に関する評価改善報告書（2021 年６
月 10 日、2022 年７月４日）
・技術的能力の確認訓練（大規模損壊訓練）の実施における作業安全確保について（案）(６)BR0020 放射線被ばく評価及び個人モニタリング
検査項目 放射線被ばく評価及び個人モニタリング
検査対象１）管理区域内における身体表面汚染の防止措置
資料名・簡易型体表面汚染モニタの購入について（2020 年 10 月）
・簡易型体表面汚染モニタの運用について（2022 年 2 月 16 日）
・簡易体表面モニタ利用状況
・放射線作業管理パトロールチェックシート(2022 年 11 月 4 日）・玄海４号機第 15 回定期検査放射線管理定例会議（第 15 回）（パトロール分
担表）・玄海３号機第 16 回定期検査月間工程会議（第１回）（会議議事録：2022 年１
月 14 日）・玄海４号機第 13 回定検における被ばく低減活動に関する評価について（2021
年６月 28 日）

30令和５年４月報告書（案）２）眼の水晶体等価線量に係る線量管理
資料名・放射線管理要領(３，４号）添付資料－14 個人被ばく管理要領
・眼の水晶体等価線量限度引き下げに係る線量管理対応方針について（2021 年
２月 19 日）・眼の水晶体等価線量の算出方法を決定するためのフロー図
・眼の水晶体等価線量限度引き下げに伴う運用について（2021 年３月１日）
・眼の水晶体等価線量測定開始報告書(2022 年４月 26 日）
・眼の水晶体等価線量測定終了報告書（2022 年５月 30 日）３）空気中放射性物質濃度評価法による内部被ばくの評価
資料名・放射線管理要領(３，４号）添付資料－14 個人被ばく管理要領
・従事者指定及び解除関係（内部被ばく計算記録）（㎇₋B₋20）
・内部被ばく計算書４）ホールボディカウンタの日常点検
資料名・放射線管理要領(３，４号）添付資料－10 放射線計測器の管理要領
・玄海３／４号機放射線計測器等点検（標準作業手順書）（2022 年８月 22 日）
・放射線計測器等日常整備点検報告書（１月度）（ホールボディカウンタ（③－１））（2023 年１月 24 日）
５）警報付きポケット線量計の管理
資料名・放射線管理要領(３，４号機）添付資料－10 放射線計測器の管理要領
・2021 年度玄海３／４号機放射線計測装置等定期点検業務委託（可搬型ダス
トモニタ他点検）（定期点検報告書）（2022 年３月 25 日）
・玄海３／４号機放射線計測器等点検標準作業手順書（2022 年８月 22 日）（警報付ポケット線量計及び関連機器）
・放射線計測等日常整備点検報告書（警報付ポケット線量計）
６）ハンドフットクロスモニタの定期点検
資料名・放射線管理要領(３，４号）添付資料－10 放射線計測器の管理要領
・玄海３／４号機ＧＭ自動計数装置他点検（標準作業手順書）（2022 年 11 月
21 日）
・ハンドフットクロスモニタ（MBR-201H)（点検記録）（2023 年１月 19 日～１
月 23 日）(７)BR0030 放射線被ばく ALARA 活動31

令和５年４月報告書（案）

検査項目 放射線被ばく ALARA 活動
検査対象
１）定期検査期間における集団線量の計画と実績の推移
資料名
・４号機第 15 回定検被ばく線量の推移（2023 年１月 24 日時点）
・玄海原子力発電所４号機第 15 回定期検査の予想総線量について（2022 年８月）
・玄海４号機第 15 回定期検査における線量算出について（回答）（2022 年７月
25 日）
２）４号機第 15 回定検原子炉キャビティ除染工事
資料名
・個別事象報告書「玄海原子力発電所の全放射線管理員の力量確認について」（2023 年１月 24 日）
・作業管理要領(３，４号）別紙１作業要領書作成及び審査要領
・放射線管理要領(３，４号）添付資料－34 放射線管理仕様書（様式）・玄海原子力発電所第４号機第 15 回定期修繕工事のうち原子炉キャビティ及び FH/B キャナル除染工事（作業要領書）
・放射線サーベイ記録（2023 年１月 17 日）
・放射線作業環境測定記録（2023 年１月 17 日）
・放射性物質測定依頼票（2023 年１月 17 日）
・力量確認結果（登録年月日：2022 年 10 月 17 日）
・力量評価結果（原子力委託業務）
・原子力関係業務履歴/教育研修/技量確認結果
３）４号機第 15 回定期検査期間における被ばく低減活動
資料名・技術基準（３，４号）資料－13 被ばく低減検討会運営要領
・放射線管理要領（３，４号）添付資料－36 被ばく低減活動の管理要領
・玄海４号機第 15 回定期検査被ばく低減検討会（議事資料）
・４号機第 15 回定期検査掲示物貼付け場所（放射線注意表示）
・第１回放射線管理分科会議事録（４号機第 15 回定検）・４号機第 15 回定検被ばく線量の推移
・玄海４号機第 15 回定期検査放射線管理定例会議（第 15 回）（パトロール分
担表）・簡易体表面モニタ利用状況
・玄海原子力発電所第４号機第 14 回定期検査結果の概要について（安全運営委員会資料 2022－10 回資料）
４）３号機使用済燃料貯蔵設備増強工事に係る放射線管理32

令和５年４月報告書（案）・玄海３号機使用済燃料貯蔵設備増強工事のうち旧ラック吊り上げ作業について（2021 年３月 12 日）
・３号機使用済燃料貯蔵設備増強工事における高線量廃棄物に係る打ち合わせ議事録（2021 年１月 22 日）
・使用済燃料貯蔵設備増強工事（第１期）（作業別放射線管理報告書）(８)BR0040 空気中放射性物質の管理と低減
検査項目 空気中放射性物質の管理と低減
検査対象
１）一次冷却材サンプリングに係る空気中放射性物質の管理
資料名・化学業務要領（３，４号）１‐(７)冷却材混床式脱塩塔入口の試料採取チェ
ックシート
・一次系化学（日常整備業務委託）（標準作業手順書）(2022 年 11 月 15 日）
・化学業務要領（３，４号）６‐(１)事故時試料採取設備手動採取装置ラックによるループ高温側試料採取チェックシート
・試料採取・測定作業記録（１／２)(2023 年１月 19 日、20 日）・玄海原子力発電所３・４号炉保安規定化学記録（2023 年１月 20 日）
・教育訓練実施報告書（事故時対応教育（机上教育、現場教育））(2022 年３月
22 日）
２）４号機原子炉キャビティ内作業における汚染管理
資料名・原子炉キャビティ及び FH/B キャナル除染工事（作業要領書）(2022 年 12 月
27 日）
・第 15 回定検供用期間中検査工事（作業実施要領書）（2022 年 11 月１日）
・玄海４号機第 15 回原子炉キャビティ除染作業に伴う C/V11.3m(オペフロ）の立入制限について（業務連絡票：保２炉－22－0193）
・放射線サーベイ記録（原子炉キャビティ除染及び FH/B キャナル除染工事のうち「キャビティ除染作業」2023 年１月 17 日
・放射線作業環境測定記録（本除染_除染作業）（2023 年１月 17 日）
・個別事象報告書「川内原子力発電所チーム検査（放射線管理）における状況について」（2023 年１月６日）
・R/Ｖダスト発生抑止装置（取扱説明書）（平成６年２月）
３）呼吸防護具の維持管理
資料名・放射線管理要領(３，４号) 添付資料－32 防護具（衣）類の管理要領
・３／４号機廃棄物処理及び洗濯除染業務（標準作業手順書）

33

令和５年４月報告書（案）・2022 年度玄海原子力発電所３／４号機防護具類定期点検業務委託（上期分
委託記録）
・2021 年度玄海３／４号機放射線計測器等定期点検業務委託（マスク性能試
験装置点検）（定期点検報告書）（2021 年 12 月２日）

※特定重大事故等対処施設に係る資料名のうち特定重大事故等対処施設の名称等が記載されているものは、令和２年度第 36 回原子力規制委員会（令和２年 11 月４日）で決定された「特定重大事故等対処施設に係る法令報告事象等の公表について」の考え方に準拠
し非公表とします。

34