公共施設用照明器具

JIL5004:2021（2022年版）改正について（一社）日本照明工業会
公共施設用照明器具小委員会

rev6

「別紙 附属書Ｂ対比表」も一緒にご覧ください。
2019年版に対する変更の有無

変更箇所「その他」の場合の変更内容は備考に記載

1

説明内容
１．2022年版の改正概要
２．改正内容（共通仕様）
３．改正内容（器種別仕様）
・追加器種について
・主な改正器種について・廃止器種について

2022年版の改正概要

1）主要器具のグリーン購入法適合化
2）蛍光灯器具からのリニューアルを促進するためのリニューアル対応器具の追加
3）公共施設への木材の使用を推進する動きに合わせた照明器具の追加
4）工期短縮等の視点から普及が想定されるグリッドシステム天井器具の追加
5）機械室などでの使用を想定した電池内蔵形非常用照明器具の追加
6）災害における停電時の避難活動を支援するあかりが提供できる照明器具の追加

3

2022年版の器種数●合計422器種

2019年版に対し35器種増加（59器種追加・24器種廃止）

器種区分

一般
屋内用防災用2022年版

増減

備 考

64-9085+842042+20

1312012-1

リニューアル対応器具，グリッドシステム天井器具
光源の色温度追加
下面カバー付，ルーバ付，片反射笠器具廃止
ユニバーサルダウンライト追加
光源の色温度追加
電源別置形高天井器具廃止

990990185

9194

203

9212+18

電池内蔵形非常用照明器具(専用形)

14014

140140電源別置形非常用照明器具(専用形)

213202-1

白熱電球搭載器具廃止

電池内蔵形非常用照明器具(組込形)

000

180

18+18

直付タイプの追加

誘導灯

1440144

144

0144

0

階段通路誘導灯

8088080168

1169

186

0186+17

投光器

6066060防犯灯

1011010ガーデンライト

1011010街路灯

5055050

屋外用非常灯000202+2ソーラー街路灯

1011010

ポール01010088-2141024168240367

20387405

17422+35LED

LED
以外

合計

LED

LED
以外

合計

ベースライト（埋込形器具）

73

073

64

0

ベースライト（直付形器具）

77

077

85

ダウンライト22022

高天井器具（直付形器具）

130センサ

0(小計）

(小計）

屋外用

2019年版(小計）
合計

屋外用非常灯追加
ポール高さ5.5mの廃止

4

説明内容
１．2022年版の改正概要
２．改正内容（共通仕様）
３．改正内容（器種別仕様）
・追加器種について
・主な改正器種について
・廃止器種について

1 JIL5004 構成について
2019年版
本体（1～35頁）

照明率
保守率
設置間隔

2022年版
本体（1～23頁）

附属書 器種別仕様（36～42ページ）

附属書A 器種別仕様（24～47ページ）

附属書―図●●（43～107頁）

附属書B 個別仕様（48～116頁）

参考資料 「照明器具の寿命について」（108～109頁）

照明率
保守率
設置間隔

―
解説
（117～118頁）「本体」から「附属書A 器種別仕様」へ移動
・最大器具取付間隔及び固有照明率
・保守率
・非常用照明器具設置間隔
6

2 グリーン購入法適合化①●主要器具のグリーン購入法適合化
・消費電力は各社の実力値を調査し，最新の実力値に見直し
・主要器具をグリーン購入法の固有エネルギー消費効率の基準値2へ適合化※ユニバーサルダウンライト，屋外街路灯・駐車場灯が未達【グリーン購入法 基準値２】（投光器・防犯灯以外）備考） 1.埋込穴寸法がΦ300以下のダウンライト
昼白色:95lm/W， 電球色:80lm/W
2.高天井器具 昼白色:130lm/W

7

2 グリーン購入法適合化②●対象器具は、「別紙 附属書Ｂ対比表」にて確認してください。

8

3 照明カバーと発光面●照明カバーと発光面の定義
・2019年版では器具本体と一体化した透光性カバーを「拡散カバー・発光部・照明カバー」と用語が統一されていなかったが「発光面」に統一化
P9【6.3 部品 6.3.4 照明カバー ，6.3.5 発光面】
照明カバー:器具本体から取り外せるもの
発光面 :器具本体又は発光部から取り外せないもの

JIL5004の頁を示す

・附属書Bの図で照明カバーと発光面を明確化

発光面
照明カバー
ベースライトブラケット（摘要）発光面を照明カバーとすることができる

街路灯

・ベースライト及びダウンライトの発光面について発光面は，「乳白色・プリズム・透明な材料及びレンズなどとする」と定義
ただし，ベースライト(非常用照明器具の常用光源含む)及びダウンライト(LRS2除く)の発光面はLEDチップの配列が目視出来ないような材料を用いる
P24【附属書A 器種別仕様 A.2 一般事項 A.2.1 i）】
94 固有照明率①（附属書A 器種別仕様 表A.5）●反射率 天井:0％ 壁:0％ 床:0％の追加
・消費電力削減効果の算出に使用する場合がある（官公庁要望）
P33～4410

4 固有照明率②（附属書A 器種別仕様 表A.5）●対象器具は、「別紙 附属書Ｂ対比表」にて確認してください。

11

説明内容
１．2022年版の改正概要
２．改正内容（共通仕様）
３．改正内容（器種別仕様）
・追加器種について
・主な改正器種について・廃止器種について「別紙 附属書Ｂ対比表」も一緒にご覧ください。

黄色塗りつぶしの器種について説明します。数字は報告書の項番です。

13

１ 追加器種一覧（13形式 59器種）
300幅埋込開放器具

LRS20

ユニバーサルダウンライト
色温度:電球色，白色

附属書B-図B.14
300幅埋込開放器具
グレア抑制形LRS20CG1A
附属書B-図B.15

グリッドシステム天井器具□600 下面開放形

LRS28
附属書B-図B.16

グリッドシステム天井器具□600 パネルタイプ

LRS29
附属書B-図B.17

直付器具（トラフ）
色温度:電球色，白色

LSS12
附属書B-図B.23

ユニバーサルダウンライト

LRS13
附属書B-図B.32

ダウンライト
色温度:電球色，白色

LRS16
附属書B-図B.34

ダウンライト
断熱施工形
色温度:電球色，白色

LRS17

電池内蔵形非常用照明器具(組込形)
直付器具（トラフ）

K1-LSS1

電池内蔵形非常用照明器具(組込形)
直付器具（Ｖ形）

K1-LSS9

電池内蔵形非常用照明器具(組込形)
直付器具（Ｖ形）

K1-LSS10

屋外用非常灯（電池内蔵形）LBF4RP-S
LBF4RP-L

附属書B-図B.35

附属書B-図B.45

附属書B-図B.46

附属書B-図B.47

附属書B-図B.62

LRS14
附属書B-図B.33
14

2 主な仕様変更器種一覧
スクエア器具
・形式変更

LRS9
附属書B-図B.12

スクエア器具・グレア分類見直し

LRS15※消費電力・グリーン購入法適合・照明率変更は含まず
照明制御器
・感知範囲明確化
・微動検知人感センサーに明るさセンサー追加

DS1DS2電池内蔵形非常用照明器具(専用形)
・個別制御方式点検機能付

K1-LRS11
K1-LSS11
K1-LSS14MP

附属書B-図B.13
直付器具・幅寸法見直し

LSS1（MP/RP）
LDS1（LDS2）-LSS1

附属書B-図B.41~43
階段通路誘導灯・個別制御方式点検機能付
・LED直管ランプタイプ廃止

K1-LBF11
SK1-LBF11
LDS1-K1-LBF11
LDS2-SK1-LBF11
附属書B-図B.44

投光器
・幅寸法追加

LPJ1N
LPJ1M
LPJ1W
附属書B-図B.60

ソーラーライト・JIL5510適合化

LSA1

附属書B-図B.18
黒板灯
・形式変更

LSS13
附属書B-図B.24

ブラケット・消費電力，入力容量，エネルギー消費効率追加

LBF3MP/RP

高天井器具（丸形）
・発光面材質のガラス廃止
・光源の設計光束維持率
明確化

LSR1M
LSR1W
LSR1AM
附属書B-図Ｂ.36

高天井器具（角形）・質量見直し・光源の設計光束維持率明確化

LSR2M
LSR2W
LSR2AM
附属書B-図B.37

附属書B-図B.38

附属書B-図Ｂ.26

附属書B-図B.64
照明用ポール・高さ5.5m廃止

TTB
附属書B-図B.66

15

追加器種について（ 13形式 59器種）

16

１ リニューアル対応ベースライト（附属書B-図B.14，15）●目的:高効率照明は，2030年までにストック100％の普及を目指すため，天井改修をしなくてもLED照明器具に更新できるリニューアル用器具を規格化
●形式:
LRS20
LRS20CG1Ａ（グレア抑制形）

P62～63●仕様:
・ 天井切込寸法 :300Ｘ1257
・ 器具タイプ:下面開放・ 光源（グレア）:スタンダード形（G1b），グレア抑制形（G1a）・ 点灯方式:LN，LX （LN:非調光，LX:調光［下限35％以下］）
・ 光束:下記３タイプの蛍光灯器具に置き換え可能な光束
FLR40形Ｘ2灯用
FHF32形Ｘ２灯用（定格出力形）
FHF32形Ｘ２灯用（高出力形）（グレア抑制形はFHF32形高出力形を除く）

17

2 グリッドシステム天井器具（附属書B-図B.16，17）●目的:近年の高層ビルでは，グリッドシステム天井が主流であり，建築現場での労力（工期短縮）や働き方改革（生産性改善）の視点からもグリッドシステム天井が普及することが想定されるために規格化
P64～65●形式:
LRS28
LRS28（下面開放）LRS29（パネルタイプ）
LRS29
●仕様:
・ 600グリッドシステム天井用・ 点灯方式 :LX，LC （LC:個別通信制御連続調光形）
・ グレア
:Ｇ1b
・ 光束
:基本配置例に対応可能な２タイプ
・ [確認外]基本配置例
1800x1800に１台

1800x2400に１台●使い分けについて
1800x1800:視環境及び作業面環境優先
器具の発光面輝度抑制及び作業面照度均斉度を優先する場合に採用
1800x2400:省エネ性及び設置台数削減優先設置台数削減により、消費電力削減を優先する場合に採用
18

3 ユニバーサルダウンライト●目的:LED照明器具の選択肢を増やすための拡充（附属書B-図B.32）
P82

●形式:
LRS13
P44

●仕様:
・ 天井切込寸法:Φ100又はΦ125
・ 首振り角度:30°以上
・ 水平回転角度:355°以上
・ 1/2ビーム角:30~40°
・ Ra80以上
・ 光源の設計光束維持率:0.7以上
・ [確認外]19

4 木材を使用した施設に適する器種①（附属書B-図B.23，33~35）●目的:戦後植林した木が伐採の時期を迎えており、木材利用促進法※により官公庁施設の会議室等の壁材に木材の使用を推進する動きがあり、施設に合う器種を規格化※「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」●形式:
・ ベースライト
LSS12（LSS1タイプ）・・・主に建築化照明用
・ ダウンライト
LRS14（LRS1タイプ）、LRS16（ユニバーサルダウンライト）
LRS17（断熱施工用）

P73，
P83～85●仕様:
・ 光源の色温度:電球色（2600~3250K）、白色（3800~4500K）（形式の末尾:-30Ｋ，-40Ｋ）
例 電球色:LSS12-4-20-30K
白色 :LRS12-4-20-40K
・ 光源の設計光束維持率（次頁）・ [確認外]●「30K（電球色）」と「40Ｋ（白色）」の使い分けについて
30K:落ち着いた雰囲気を重要視した空間に使用することを推奨
40K:木材の色をより自然に見せる演出に使用される傾向があり，木材を引き立たせる空間に使用することを推奨（光源色温度:JIS Z 9112「蛍光ランプ・ＬＥＤの光源色及び演色性による区分」）

20

4 木材を使用した施設に適する器種②（附属書B-図B.23，32~35）

・ 光源の設計光束維持率:0.7以上
ユニバーサルダウンライト（LRS16）

断熱施工用ダウンライト（LRS17）

P4421

5 電池内蔵形非常用照明器具（組込形）（附属書B-図B.45~47）●目的:機械室，電気室，廊下，地下駐車場などで使用可能な直付タイプの非常用照明器具を規格化
P95～97●形式:
K1-LSS1（LSS1タイプ） ・・・・トラフ
K1-LSS9（LSS9タイプ） ・・・・Ｖ形（120~165幅）
K1-LSS10（LSS10タイプ）・・Ｖ形（200~250幅）●仕様:
・ ベースライトと同意匠の直付非常用照明器具
・ 個別制御方式自動点検機能付
・ 「確認外」

常用光源

常用光源

22

6 屋外用非常灯（電池内蔵形）（附属書B-図B.62）●目的:地域の人々の災害における停電時の避難活動を支援するあかりが提供可能な照明器具を規格化●形式:
LBF4RP-S:有効点灯時間 3時間以上~12時間未満
LBF4RP-L:有効点灯時間 12時間以上

P112

●仕様:
・ JIL5510※に規定する「屋外用非常灯（電池内蔵形）」に適合
・ 道幅5m、取付間隔30m、取付高さ4.5mで、地表面0.1lx以上の照度を維持
・ 使用温度範囲の下限は-5℃以下
・ 電池はニッケル・水素蓄電池（鉛又はリチウムイオン蓄電池とする場合は特記とする）
・ 日中の点灯を防止する機能付き
・ 「確認外」※JIL5510 屋外用非常灯及びソーラーライト技術基準

23主な仕様変更器種について

24

7 スクエア器具（旧乳白カバー付）（附属書B-図B.12）●理由:蛍光灯下面カバー付器具の後継であるが，LED照明器具は構造が異なるため，現状の構造に合わせて形式の見直しと統合を行う
P60

●変更点:
・ 形式
LRS4F1（天井切込寸法□600）→ LRS9LRS9F1（天井切込寸法□450）（2019年版 LRS4F1:附属書-図18 LRS9F1:附属書-図19）●内容:・ 形式の「F1」は，下面カバー付を示す記号であるが，LED照明器具は器具一体形構造でカバーの着脱が不可能な発光面の扱いとなるため「F1」を使用しない・ 形式で天井切込寸法が判断できるようになっているため統合する
LRS9-4-●●:天井切込寸法□450
LRS9-6-●●:天井切込寸法□600
P20258 スクエア器具（下面開放）（附属書B-図B.13）●理由:2019年版で規格化した方向性を持たないスクエア器具のグレア分類を見直す
また、仕様が重複する器種の廃止を行う●対象:
LRS15P61●変更点:・ □600タイプの下記２器種のグレア分類をＧ2からＧ1bへ変更
対象:LRS15-6-58，LRS15-6-80

・ LRS4の廃止（2019年版 附属書-図17）
LRS15と仕様が重複し，置き換え可能となるため廃止

LRS426

9 直付器具（笠なし）（附属書B-図B.18）●理由:笠なしタイプ（トラフ）の直付器具を省資源化及び建築化照明で使用することを考慮し細形化を可能とする
●対象:
LSS1
LSS1MP/RP
LDS1-LSS1
LDS2-LSS1

P66～67●変更点:
・ 幅寸法（b）の下限値
70~90 → 60~90●その他:
・ 本変更に伴い，2022年版追加器種も同寸法とする
P73
LSS12（附属書Ｂ-図B.23）「4 木材を使用した施設に適する器種」
K1-LSS1（附属書Ｂ-図B.45）「5 電池内蔵形非常用照明器具（組込形）」

P95

27

10 直付黒板灯（附属書B-図B.24）●理由:直付黒板灯の形式が現状の構造と整合していないために変更する●変更点:・ 形式
LSR12 → LSS13

P74

●内容:
・ 蛍光灯器具の直付黒板灯は「反射がさ」タイプであり，その形式を継承してきたが，LED照明器具の構造は「じか付け天井灯」となっている記号
SR:じか付け天井灯（反射がさ付き）・・・2019年度版まで
P15
SS:じか付け天井灯

反射がさ蛍光灯の黒板灯（ＦＳＲ１１）※2022年版では「SR」をじか付け高天井灯に変更
28

11 ブラケット（附属書B-図B.26）●理由:選択に必要な電気特性値を追加●対象:
LBF3MP/RP

P76●変更点:・消費電力，入力容量，固有エネルギー消費効率追加

29

12 高天井器具（丸形）（附属書B-図B.36）●理由:仕様を現状や使用環境に合わせて見直しを行う
●対象:
LSR1M
LSR1W
LSR1AMP86●変更点:
・ 発光面材質からガラス「GR」を削除・・・体育館での使用によるカバーの割れを考慮「GR削除」

・ 光源の設計光束維持率を0.85以上と明確化 P24【附属書A 器種別仕様 A.２ 一般事項 A.2.2 h)】30

13 高天井器具（角形）（附属書B-図B.37）●理由:仕様を現状に合わせて見直しを行う また、仕様が重複する器具の廃止を行う
●対象:
LSR2M
LSR2W
LSR2AM●変更点:
・ 質量P87

2019年版

2022年版

11kg以下5kg以下17kg以下12kg以下LSR2AM-170

12kg以下5kg以下

LSR2AM-340

20kg以下12kg以下器種
LSR2M-200
LSR2W-200
LSR2M-400
LSR2M-400・ 光源の設計光束維持率を0.85以上と明確化 P24【附属書A 器種別仕様 A.２ 一般事項 A.2.2 h)】・ LSR3Ｗの廃止（2019年版 附属書-図53）
LED制御装置別置タイプは3Ｋg以下と軽量タイプの要求であったが，角形タイプの軽量化が進んだことから廃止
31

14 照明制御器①●理由:選択しやすいように仕様の明確化を行う（附属書B-図B.38）
P88

●対象:
DS1DS2●変更点:
・明るさセンサ，人感センサ
A，AN，NT，N:基準取付高さにおける感知範囲明確化
A，AN，NT:制御台数 24台以上→36台以上

・微動検知人感センサ
NC:明るさセンサ付とする●その他:
・「制御方式・内容」の記載方法を見直しているが，上記以外の器具仕様の変更は無し
32

14 照明制御器②（附属書B-図B.39）●理由:追加器種と廃止器種を反映

P89

追加33

15 電池内蔵形非常用照明器具（専用形）① （附属書B-図B.41~43）●理由:仕様を現状に合わせて見直しを行う
また、選択しやすいように寸法の明確化を行う●対象:
K1-LRS11 （埋込）K1-LSS11 （直付）
K1-LSS14MP（直付）

P91～93●変更点:
・個別制御方式自動点検機能付
・直付（K1-LSS11，K1-LSS14MP）:外形寸法「a」，「b」追加

34

15 電池内蔵形非常用照明器具（専用形）② （附属書B-図B.41~43）●形式毎の取付け高さ目安の記載
2019年版
P91～93（9 表示） P19

ミニ電球・ハロゲンランプ対比から取付け高さ目安へ変更

2022年版

P45～4635

16 階段通路誘導灯（附属書B-図B. 44）●理由:仕様を現状に合わせて見直しを行う

P94

●対象:
K1-LBF11
SK1-LBF11
LDS1-K1-LBF11
LDS2-SK1-LBF11●変更点:・個別制御方式自動点検機能付
・直管LEDランプタイプを廃止
・常用光源部材質「P」廃止

直管LEDランプを削除
36

17 投光器（附属書B-図B.60）●理由:2019年版では正方形や真円タイプの投光器を想定した規格となっていたが，⾧方形タイプなどが商品化されているために寸法の統一を行うために見直しを行う
P110

●対象:
LPJ1N
LPJ1M
LPJ1W
●変更点:
・幅寸法「e」を追加
・本体材質:A1FD追加

2019年版

2022年版

e

角度調整ハンドル等の出幅は含まない

他の器種に合わせて発光部の寸法を「a」と変更（A1FD:アルミニウム鍛造物）

37

18 ソーラーライト（附属書B-図B.64）●理由:地域の人々の災害における停電時の避難活動を支援するあかりが提供可能な照明器具を規格化
●対象:
LSA1

P114

●変更点:
※JIL 5510 屋外用非常灯及びソーラーライト技術基準
・ JIL5510※に規定する「ソーラーライト」に適合
・ 取付高さ2.5ｍ以上においてJIL5510による設置間隔を単体配置で6ｍ以上にできる
光束及び配光
・ 点灯時間:5時間以上→12時間以上・ 日照不足時の標準仕様点灯時間:5日間以上→4日間以上
・使用温度範囲の下限は-5℃以下
・電池は鉛蓄電池（ニッケル・水素又はリチウムイオン蓄電池とする場合は特記とする）
・独立電源形とし，商用電源併用形とする場合は特記とする

38

19 照明用ポール（附属書B-図B.66）●理由:街路灯（LST1~4）・駐車場灯（LSA2）の適合ポールと整合させる
●対象:
T
TB

P116

●変更点:
・ 高さ5.5mタイプの廃止

39

廃止器種について（9形式 22器種）

40

20 廃止器種一覧（9形式 22器種※） ※照明用ポールの２器種は「2 主な仕様変更器種一覧」へ記載のため含まず●理由:
・固有エネルギー消費効率がグリーン購入法に適合しない・置き換え可能な器種がある
ベースライト
220幅 ルーバ付

LRS3L3G0

スクエア
下面開放形

LRS4

(附属書-図2)
ベースライト
220幅 下面カバー付

LRS3F1(附属書-図17)
ベースライト
片反射がさLBS5(附属書-図3)
ベースライト
150幅 ルーバ付

LRS6L3G0(附属書-図9)

ベースライト
150幅 バッフル付

LRS6L5(附属書-図28)
電源別置形非常用照明器具(専用形)
白熱電球搭載K0-IRS5

高天井器具
LED制御装置別置形

LSR3W(附属書-図10)
ベースライト
150幅 下面カバー付(附属書-図47)(附属書-図53)

LRS6F1(附属書-図11)（）内の附属書-図番号は2019年版

電源別置形非常用照明器具（専用形）白熱電球搭載器具の廃止により完全LED化
41

改正追補の発行に関しては，照明工業会HPにより情報をお知らせ
https://www.jlma.or.jp

42

43

■固有照明率について

補足資料-1

P33～44室指数＝（間口×奥行）／（間口＋奥行）×H（ｍ）
H=作業面(水平面)から光源（照明器具）までの高さ（m）（間口12×奥行18）例）室指数==約３（間口12＋奥行18）×高さ2.2例）間口12ｍ
奥行18ｍ
高さ 2.2ｍ（天井高2.7ｍ机0.5ｍ）

固有照明率

器具(光源)からの直接光，天井・壁・床からの反射光，反射を繰り返した相互反射光などが作業面にどの程度光が到達するかを示した割合のこと例)反射率:天井:70％ 壁:50％ 床:10％:室指数:3.00 ⇒固有照明率0.87

最大器具取付間隔

器具の配光性能等により決定される最大の取付け間隔⇒例）1.2０H＝1.2×2.2＝2.6ｍピッチ以下に取り付けるとムラの少ない照度分布

照明器具の所要台数の目安を求めることができる

設計照度（ｌｘ）・被照明面積（㎡）
照明器具の数（台数の目安） ＝ 器具光束（ｌｍ）・固有照明率・保守率

補足資料-2■固有照明率表の見方について
P33～44

照明器具の設置場所の条件(反射率・室指数)により求められた固有照明率と最大器具取付間隔および保守率等により，所要台数などを求められます。
例) 反射率:天井:70％ 壁:50％ 床:10％

室指数:3.00

固有照明率:反射率および室指数から求めた値0.87

■非常灯の設置間隔表について
P45～46●建築基準法で要求される非常時の明るさ（照度）を確保するための非常灯の取り付け間隔を示す。
●設置する空間と天井高さで設置間隔がわかる。
・単体配置（小部屋）・直線配置（廊下，通路）・四角配置（居室）

補足資料-3

4 機械的構造①（6.1 機械的構造 e））

2019年版

2022年版

P6

技術資料 A127

重要照明器具: 非常灯，誘導灯など，避難，消化等の防災機能を果たす照明器具
特定の施設: 「災害応急対策活動に必要な施設」，「避難所として位置づけられた施設」，「人名及び物品の安全性確保が特に必要な施設」
特定天井: 6m超の高さにある，水平投影面積200m2超，単位面積質量2Kg/m2超の吊り天井で，人が日常利用する場所に設置されるもの

47

4 機械的構造②（6.1 機械的構造 e））
7 設計上の留意点

48

5 LED制御装置の種類●連続調光形において光束上限値の明確化（9 表示 表6.5）
P16

2019年版

2022年版

49

20 ベースライト（ルーバ付，下面カバー付，バッフル付）●形式:
LRS3L3G0
LRS3F1LRS6L3G0
LRS6L5LRS6F1（2019年版 附属書-図2，3，9，10，11）●理由:・固有エネルギー消費効率がグリーン購入法に適合しない・グレア抑制形ベースライト（LRS3CG1A，LRS6CG1A）でグレア抑制が可能となった

50

21 スクエア器具（2019年版 附属書-図17）

●形式:
LRS4
●理由:
・2019年版で規格化した方向性を持たないスクエア器具（LRS15）のグレア分類を見直したことにより，仕様が重複するため

51

22 ベースライト（片反射笠器具）（2019年版 附属書-図28）

●形式:
LBS5
●理由:
・固有エネルギー消費効率がグリーン購入法に適合しない・トラフ（LSS1）やＶ形器具（LSS9，LSS10）で代替えが可能である

5223 電源別置形非常用照明器具(白熱電球) （2019年版 附属書-図47）●形式:
K0-IRS5●理由:・2019年版で電源別置形LED非常用照明器具を規格化した。切り替え時期を考慮し従来光源器具を残したが，３年経過したため白熱電球搭載器具を廃止する

53

24 高天井器具（LED制御装置別置）（2019年版 附属書-図53）

●形式:
LSR3W
●理由:
LED制御装置別置タイプは3Ｋg以下と軽量が目的であったが，角形タイプの軽量化が進んだことから廃止

54

図面について確認対象

P25～26

確認対象外

55

今後について
１．LED照明器具化の促進
・LED照明器具の品種の拡充
・性能の向上による仕様の見直し
２．最新情報への対応
・関連法令，規格の変更等への対応
・業界の新製品の規格化検討
３．執務環境の向上
・発光面，グレア（眩しさ）など品質向上の検討
・生体リズムを考慮したオフィス照明の検討

改正追補の発行に関しては，照明工業会HPにより情報をお知らせ
https://www.jlma.or.jp
563 廃止器種一覧（9形式 22器種※）
ベースライト
220幅 ルーバ付

LRS3L3G0※照明用ポールの２器種は「2 主な仕様変更器種一覧」へ記載のため含まず

スクエア
下面開放形

LRS4(附属書-図2)
ベースライト
220幅 下面カバー付

LRS3F1(附属書-図17)
ベースライト
片反射がさ

LBS5(附属書-図3)
ベースライト
150幅 ルーバ付

LRS6L3G0(附属書-図9)

ベースライト
150幅 バッフル付

LRS6L5(附属書-図28)
電源別置形非常用照明器具(専用形)
白熱電球搭載K0-IRS5

高天井器具
LED制御装置別置形

LSR3W(附属書-図10)
ベースライト
150幅 下面カバー付(附属書-図47)(附属書-図53)

LRS6F1(附属書-図11)（）内の附属書-図番号は2019年版

57