LPガス販売事業者様用
LPガス施工業者様用

竪型パワーバルク用（50kg/h）

液化石油ガス用流量検知式切替型漏えい検知装置

取 付 取 扱 説 明 書

RLH5000_S18_モレケン365.indd 12023/08/03 15:17

RLH5000_S18_モレケン365.indd 22023/08/03 15:17

● このたびは矢崎の液化石油ガス用流量検知式切替型漏えい検知装置をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。
● 本装置を正しくお使いいただくために、本取付取扱説明書を必ずお読みくださるようお願いいたします。
● 間違った使い方をされますと、故障や事故の原因となることがあります。十分にご注意ください。
● 本書はお読みになった後も機器を廃却するまで、大切に保管してください。

● LP ガス設備の安全確保に万全を期すため、工事をはじめる前に本書を必ずお読みください。
● 液化石油ガス法、例示基準、LP ガス設備設置基準及び取扱要領（青本）等に定められた基準を遵守してください。
● 本装置は液化石油ガス専用ですので、他の目的に絶対に使用しないでください。
● 本書には、いろいろな絵文字を使用しています。その表示と意味は次のようになっています。
内容をよくご確認のうえ本文をお読みください。

警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合を表しています。

注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性が想定される場合、および物的損害のみの発生が想定される場合を表しています。
この表示は、禁止事項を表しています。
製品の性能または運転・維持管理について、特に知っておいていただきたい事項や操作について説明してあります。

留意目
11213機244556107148

RLH5000_S18_モレケン365.indd 3

次ス

152023/08/03 15:17

１

本装置の特長(1) 保安確保機器の補完機器に適合します。（2 章をご参照ください。）(2) LP ガスの供給を止めずに、供給設備の微少漏えい並びに供給管内の圧力異常を検知します。
（2、3 章をご参照ください。）(3) 漏えい検知装置の情報を集中監視システムを介して、常時監視することができます。
（5 章 4) ②をご参照ください。）

２

本装置の概要本装置は、液化石油ガス供給設備の微少漏えい並びに、供給管内の圧力異常を検知する親子式差圧調整器と漏えい検知部（Ⅰ）型にて構成された液化石油ガス用流量検知式切替型漏えい検知装置です。
本装置は、上記の機能を搭載しているため、液化石油ガス販売事業者の認定に係る保安確保機器の設置等の細目を定める告示（平成９年通商産業省令第 121 号）第１条 第２項に定める補完機器、バルク供給及び充てん設備に関する技術上の基準等の細目を定める件（平成９年通商産業省告示第 127 号）に適合します。この場合、液化石油ガス消費者先にＳ型もしくは E 型保安ガスメータを設置した上で、供給設備に本装置を設置してください。

1

RLH5000_S18_モレケン365.indd 12023/08/03 15:17

３

本装置の構成と機能

本装置はバルク用親子式差圧調整器と漏えい検知部（Ⅰ）型より構成され、竪型パワーバルク貯槽（別売）と配管で一体となり機能します。
【本装置の構成】

二段一次調整器
ブラケット（RMBCF-50A）

バルク用親子式差圧調整器（RL-50HL-Ⅱ(TH)）

低圧ボールバルブ（32A）
LUCメータ継手（M36）
漏えい検知部（Ⅰ）型（EY25MTP-YL）

ブラケット

金属フレキシブルホース
検査孔付ねじガス栓〔必要部品一覧〕
名称
バルク用親子式差圧調整器
漏えい検知部（Ⅰ）型
二段一次調整器
検査孔付ねじガス栓
金属フレキシブルホース
LUCメータ継手（M36）
低圧ボールバルブ（32A）
ブラケット

数
１個１個１個２個２個２個１個５個

その他、配管部材等も別途ご用意ください。

2

RLH5000_S18_モレケン365.indd 2

2023/08/03 15:17（1）バルク用親子式差圧調整器の機能と各部の名称
1）バルク用親子式差圧調整器の主な機能
親調整器の二段減圧式調整器と子調整器で構成される差圧調整器です。
・親 調 整 器：LP ガスの供給圧力を規定の圧力範囲内に調整する。
：ガスの流量の増減により流路が「開」「閉」となる。
・子 調 整 器：LP ガス消費者先でガスを使用している場合常時流路が開いており、漏えい検知部（Ⅰ）
型に設定以下の流量を供給する。

2）バルク用親子式差圧調整器の各部の名称と表示
50

Ⅱ

1/4Bニップル

シール貼付位置

1/4Bプラグ

1/4Bティ−スリーブジョイント
銅パイプ
スリーブジョイント

流量検知式切替型漏えい検知装置（親子式差圧調整器）

親調整器
取付姿勢表示シール（垂直取付のみ）

子調整器

警告

注意

調整器合格証票および漏えい検知装置専用であることを示すシールが貼付されていることを確認してください。

● 親調整器と子調整器は分離された状態で出荷されていますので、現地での接続後、気密確認を必ず実施してください。
● 親調整器と子調整器を接続する銅パイプを取り付ける際は、スリーブジョイントの二面部を必ずスパナ掛けし、各継手が回らないようにしてナットを締め付けてください。各継手の接続部が動くとガス漏れにつながるおそれがあります。
● スリーブジョイントのナットは、締付トルク 15 〜 20N･m（目安として、手締め後 1/2回転程度）で締め付けてください。
器器（）（2）漏えい検知部（Ⅰ）型の機能と各部の名称
1）漏えい検知部（Ⅰ）型の主な機能
バルク用親子式差圧調整器の子調整器側に設置され、供給設備の漏えい並びにバルク用親子式差圧調整器の閉そく圧力・調整圧力の常時監視を行い、異常を検知した場合警告を行います。

2）漏えい検知部（Ⅰ）型の各部の名称と表示
セキュリティ表示
テスト遮断スイッチ
遮断弁開スイッチ

注意部（Ⅰ）

ガス機部（Ⅰ）

3

RLH5000_S18_モレケン365.indd 3

2023/08/03 15:174仕様（1）バルク用親子式差圧調整器の主な仕様
項目

仕型

式

RL-50HL-Ⅱ(TH)容量50kg/h

力0.025〜0.15MPa

力3.50kPa以下

力2.30〜3.30kPa

親 調 整 器 開 閉 流 量

0.15〜0.50kg/h

子 調 整 器 最 大 流 量

0.5kg/h以下

入閉調

口
そ圧
く整圧
圧

様

続20K 25Aフランジ

親調整器

1 1/4 B ユニオン

子調整器

Rc 1/2

寸法408 mm質量10.5 kg

入口

出口接続取付接方

親調整器：垂直向子調整器：垂直（2）漏えい検知部（Ⅰ）型の主な仕様
項目型
接続寸

気使用

圧

仕式

EY25MTP-YL（Pは法

口金中心間距離

密10.0 kPa

力3.50 kPa以下

流量式微少漏えい

警
閉そく圧力異常告調 整 圧 力 異 常機
電 池 電 圧 低 下
能
交 換 期 限 警 告拡張１
設

様漏えい検知部（Ⅰ）型

130 mm

口金ねじ

約30日間連続して3L/h以上の流量が流れた時（※）
バルク用親子式差圧調整器の閉そく圧力が 3.50 kPaを超える状態が連続で15回以上発生した時
バルク用親子式差圧調整器の調整圧力が 2.30〜3.30 kPaの範囲を外れる状態が30日間で累積15回発生した時
電池電圧が所定の値以下になった時
製造後10.5年経過した時合計・増加流量遮断の遮断設定値の下限値引き上げ

張２
定 拡
内 圧力漏えい監視停止
容 外部機器２連動通報パターン

使用時間遮断機能の停止

警 告 表 示 方 法

液晶表示＋赤色発光ダイオード点滅表示

通法

共通型電文方式

寸法

H148×W173×D108 mm

質量

約 1.45 kg信方の意味です。）

M36×2

圧力式微少漏えい警告機能の停止
発信機能付親子式差圧調整器

自切通報（出荷状態は「パターンE」に設定済み）（1012）※ 流量式微少漏えいの判定日数を 1 〜 30 日の間で設定可能となっております。設定変更する場合は、集中監視システムまたは設定器にて判定日数を変更してください。

4

RLH5000_S18_モレケン365.indd 42023/08/03 15:17

５ 設置上の注意と設置方法
設置工事手順のフローを示します。尚、詳細は次ページ以降を参照してください。
1）

器

事中2）
3）
4）

部

ス

事部

部
事

5）

器
器
器部

6）

器

7）

（器）

部

1）バルク用親子式差圧調整器の容量の確認

バルク用親子式差圧調整器を設置する前に、必ず容量を確認してください。
（関係法令に基づいた容量選定であることを確認してください。）

2）設置場所の選定● 設置については、お客様に安全・快適に LP ガスをお使いいただくために、特に下記の条件を守ってください。
● バルク用親子式差圧調整器は必ずバルク貯槽（別売）のプロテクター内に設置してください。
● 設置については、バルク供給に係る供給設備の技術上の基準（規則：第 19 条）に準じて行ってください。

警告ガス（■次のような場所には設置しないでください。
ガス）

60

5

RLH5000_S18_モレケン365.indd 52023/08/03 15:17

3）必要部品、配管部材の確認部部

224）設置工事① 漏えい検知装置の設置工事
漏えい検知装置設置例図にしたがって本装置の設置を行ってください。

漏えい検知装置設置例図

V1

業（）

V3 V2
V4

V1、V4：バルブ
V2、V3：検査孔付きねじガス栓

バルク用親子式差圧調整器（RL-50HL-Ⅱ(TH)）

ブラケット

垂直取付
漏えい検知部（EY25MTP-YL）

垂直取付
親調整器
垂直取付子調整器

管バンド

ブラケット
EY25MTP（圧力漏えい監視停止）（拡張1・拡張2設定）

低圧ボールバルブ（32A）
検査孔付ねじガス栓
ブラケット

6

RLH5000_S18_モレケン365.indd 62023/08/03 15:17● 本装置の設置工事は、必ず液化石油ガス設備士が実施してください。
● バルク用親子式差圧調整器や漏えい検知部には、漏えい検知装置専用であることを示すシールが貼付されています。シールの貼付されていない調整器やガスメータを取り付けた場合は、漏えい検知装置として機能しませんので絶対に行わないでください。（P2、3 参照）

23● バルク用親子式差圧調整器や漏えい検知部を配管に接続するときは、ガス入口とガス出口を間違えないようにしてください。装置の誤作動の原因となります。
（取り付け方向については、P6 の設置例図を参考にしてください。）● バルク用親子式差圧調整器や漏えい検知部を接続する配管内に切粉・水・ごみ等の異物がないことを確認した後に、取り付け作業を行ってください。装置の誤作動やガス漏れの原因となります。
● 漏えい検知部は、必ず垂直に取り付けてください。（P6 の設置例図参照）また、漏えい検知部の固定のため P6 の設置例図を参考にして管バンド等を取り付けてください。
● 漏えい検知部は必ずバルク用親子式差圧調整器 子調整器側の低圧配管に取り付けてください。（P6 の設置例図参照）他の位置に取り付けた場合、装置の誤作動の原因となります。
● 漏えい検知部と配管との接続には、LUC メータ継手等を使用してください。
他の接続方法は、ガス漏れの原因となります。

警告●入口フランジ用と出口ユニオン用ガスケットには、耐ＬＰガス性のシール剤を両面および内径端面に薄く均一に塗布して締め付けてください。塗布しない場合はガス漏れの原因となります。
● 配管に無理な力が加わらないようにしてください。
● 調整器入口接続部に大きな負荷がかからないよう必ずブラケット等で固定してください。
（調整器入口部が破損する恐れがあります。
（P6） の設置例図参照）

6● SGP 管を U ボルト（SUS304）で固定する場合は、防食テープなどによる電食防止の処理を行ってください。
● バルク用親子式差圧調整器は取付方向がありますので方向を確認して取り付けてください。（P6 の設置例図参照）● 親調整器と子調整器は分離された状態で出荷していますので、現地での接続後、気密の確認を必ず実施してください。
● 適正な性能を確保するため親調整器及び子調整器は必ず垂直に設置してください。
● 親調整器と子調整器を接続する銅パイプを取り付ける際は、スリーブジョイントの二面部を必ずスパナ掛けし、各継手が回らないようにしてナットを締め付けてください。各継手が動くとガス漏れにつながるおそれがあります。
● 子調整器入口側の六角ナットとスリーブジョイント及び親調整器入口側の各継手のねじ込み部分には、緩み確認用のマークが表示されていますので、銅パイプ取り付け後、各部が動いていないことを確認してください。
● スリーブジョイントのナットは、締付トルク 15 〜 20N･m（目安として、手締め後 1/2 回転程度）で締め付けてください。

注意● ガスケットにシール剤を塗布する際は、最小限の量としてください。量が多いとはみ出したシール剤が調整器内に入り作動不良の原因になりますので必要以上に塗布しないでください。

6● 入口・出口のフランジ・ユニオンに合ったガスケット、ボルト・ナットを使用してください。
● 設置作業を行うために充分なスペースを確保してください。

留意● P6 の設置例図内の、V2、3 の位置を参考にして、検査孔付ねじガス栓を取り付けてください。
● P6 の設置例図内の、V1,V4 の位置を参考にして、バルブを取り付けてください。

6● P6 の設置例図を参考にしてバルク貯槽プロテクターの所定の穴位置に合わせてブラケットを取り付けてください。
7

RLH5000_S18_モレケン365.indd 72023/08/03 15:17

② 集中監視システムへの接続工事●下図にしたがって配線作業を行ってください。

伝送用コントローラ
EY25MTP（圧力漏えい監視停止）（拡張1・拡張2設定）

外部1/2

F D S G ケイホウ パルス
開 COM
G T G＋ − ＋ −外部1/2
ケイホウ パルス
開 COM

F D S
G T G G ＋−＋−

＜漏えい検知部端子台への配線方法＞

漏えい検知部端子台※ 伝送用コントローラと漏えい検知部を結ぶ信号線には極性がありますので、結線する際には相互の極性を確認のうえ、誤りのないよう行ってください。
※ 詳細は、ご使用になる伝送用コントローラの取付取扱説明書をご覧ください。

警告装置の誤作動の原因となりますので、上記配線以外は絶対に行わないでください。

5）漏えい検知部の出荷モードの解除
メーカー出荷時は、漏えい検知部に内蔵された電池の消耗を抑えるために「出荷モード」の状態になっています。
このままでは漏えい検知装置が作動しませんので、必ず下記の手順にしたがって「出荷モード」の解除を行ってください。

さあ出番だぞ。
起きろ！

ガス止（出荷モード）

20 秒間

20 秒間

LED：点滅LED：点滅ガス止B C

B C（解除）（テスト遮断）LCD：○枠点灯
BC・ガス止点滅

LCD：○枠点灯
BC・＞＞＞＞点滅

テスト遮断後、20 秒間放置すると出荷モードに戻ります。

（遮断弁「開」）

8

RLH5000_S18_モレケン365.indd 82023/08/03 15:176）使用前点検
漏えい検知装置をご使用になる前に、必ず下表の点検項目にしたがって使用前点検を行ってください。

No1

漏えい検知部
遮断弁「開」状態の点検

2

点

点検項目

気密の点検

検方

参 照ページ法

漏えい検知部セキュリティ表示の「ガス止」表示〈セキュリティ表示〉が消灯していることを確認してください。
EY25M※「ガス止」が点灯している場合、漏えい検知部内の遮断弁が閉じています。このままでは漏ガス止
えい検知装置として機能しませんので、P12、P13 をご参照のうえ、弁を復帰させてください。
消灯の確認
自記圧力計を設置し、試験圧力を 8.40〜10 .0kPa の範囲内として実施してください。この時、バルク用親子式差圧調整器の出口側バルブ（P6の設置例図内のV1、V2）は閉としてください。
〔参考〕気密保持時間①配管内容積10L 未満のもの

5 分間以上②配管内容積10L 以上 50L 未満のもの

10 分間以上③配管内容積50L 以上のもの

24 分間以上

3

バルク用親子式差圧調整器
入口圧力の点検

0.025〜0.15MPa の範囲であることを確認してください。

4

バルク用親子式差圧調整器
閉そく圧力の点検

自記圧力計を設置して、閉そく圧力が 3.50kPa 以下であることを確認してください5

バルク用親子式差圧調整器
調整圧力の点検

自記圧力計を設置して、調整圧力が 2.30〜3.30kPa の範囲内であることを確認してください。

6

バルク用親子式差圧調整器〈点検手順〉

親調整器と子調整器の調整圧力差（差圧）の点検

P12P13P6

漏えい検知装置設置例図（P6）をご参照の上、以下のように行ってください。
1）はじめに、設置例図の内のV1、2、3、4が開いていることを確認してください。
2）V3（検査孔付ねじガス栓）の検査孔ボルトを取外し、検査孔にマノメータ、または 5.00kPa タイプの自記圧力計を接続してください。
（12.0kPa タイプの自記圧力計を使用した場合、差圧が読み取りにくいことがあります。その時は、マノメータを使用して再確認を行ってください。）

P63）末端閉止弁のうちの一ｶ所にガステーブルを接続して、1 口（流量約 50〜100L/h）のみを点火してください。また、他の末端閉止弁はすべて閉じてください。
4）V3 のハンドルを「総検圧」の位置に合わせたときの供給圧力を測定してください。（「総検圧」「片検圧」の位置は検査孔付ガス栓取付取扱説明書をご参照ください。）
5）V3 のハンドルを「片検圧」の位置に合わせたときの 供給圧力を測定してください。

9RLH5000_S18_モレケン365.indd 92023/08/03 15:17

No点検項目

6

バルク用親子式差圧調整器点検方参 照ページ法6）4）と5）で測定した供給圧力を比較してください。このとき、親調整器と子調整器の調4） で測定した圧力が、5）で測定した圧力よりも高いこと。
（0.02kPa（20Pa）以上の差圧があることを確認してください。）

整圧力差（差圧）の点検（つづき）を確認してください。

P6

7）V3 を「開」にした後、マノメータまたは自記圧力計を取り外し、検査孔ボルトを締めつけてください。
次にガステーブルを消火し、末端閉止弁を点検前の状態に戻してください。
（ご注意）差圧性能に異常のある場合には、最寄りの弊社ガス機器サービ
ス指定店またはお客様ご相談窓口にご連絡ください。

◎使用前点検の結果は、巻末のチェックシートに記入し保管してください。

7）点検終了後の確認
点検終了後には、各部のバルブが開いていることを確認してください。

６ 使用上の注意（1）使用にあたってのおねがい
本装置を正しくご使用いただくために、つぎのような注意事項をお守りください。
器（器器器部

警告

ス

部

大部
器（10ガス器
器器部部

ス
1 2部）
（器50 ）
機

ガス25器32 ）機）（スガスス器15）20（ガス50 ）

ガス器

注意

ス

ガス器（器器ガ

10

RLH5000_S18_モレケン365.indd 102023/08/03 15:17

垂直方向の取り付け

警告

固定
この製品はバルク供給用の漏えい検知装置です。
分解・改造すると事故発生の原因となりますので、絶対にしないでください。

固定

注意器部

ガス器

ゴミ切りくず器

ス

大高（部）

器
（スリーブジョイント二面部）

事

無理（ナット）な力（ナット）（スリーブジョイント二面部）

11

RLH5000_S18_モレケン365.indd 112023/08/03 15:17

（2）漏えい検知部の異常警告と解除方法
1）異常警告漏えい検知装置が異常を検知した場合は、漏えい検知部のセキュリティ表示は下表のような表示状態となります。点検等でこれらの異常警告を確認した場合は、下表の〈対応〉の欄を参考にして速やかに原因を調査し、対策を実施してください。

表示状態
その他

赤ランプ

警 告 名 称対応

流量式微少漏えい警告（点滅）◆ 漏えい検査を行ってください。
◆ ガス漏れのある場合は修復工事
ガスの流れが約 30 日間連続してを行ってください。
検出された場合、警告を発します。 （修復工事完了後には、必ず気密試験を行ってください。）

B

遮断弁が閉 （消灯） A B
止しない
異常警 （消灯） A
告

閉そく圧力異常警告
バルク用親子式差圧調整器の閉そく圧力が3.50kPaを超える状態が連続で ◆ バルク用親子式差圧調整器の閉15回以上発生した場合、警告を発します。
そく圧力（3.50kPa 以下）、調整圧R力（2.55〜3.30kPa）について、点検を実施してください。
バルク用親子式差圧調整器の調整 ◆ 異常の認められた項目について、適切な処置をしてください。
圧 力 が 2.30〜3.30kPa の 範 囲 を調整圧力異常警告

外れる状態が 30 日間で累積 15 回発生した場合、警告を発します。

電池電圧低下警告
漏えい検知部を作動させる電池電 ◆ 漏えい検知部を交換してください。
圧が低下した場合、警告を発します。

交換期限警告（消灯）（点滅）

製造後、10.5 年経過した場合、警告 ◆ 漏えい検知部を交換してください。
を発します。

圧力低下遮断遮 （点滅） B C
断弁が閉
止
Cす （点滅）
る
異常警
告A
（消灯）

ガス止
P◆ LP ガス容器の残ガス量が十分でガス使用中において供給管内部のあるか、確認してください。
ガス圧力が異常に低下したとき、
内 ◆ ガス供給、消費設備の点検を行っ蔵の遮断弁を閉止し、同時に警告をてください。
発します。

復帰安全確認中漏えい遮断
ガス止◆ 警告を解除するときに、漏えい検知部内を LP ガスが流れていないか、異常警告を解除する作業中に、漏確認してください。
えい検知部が LP ガスの流れを検 ◆ 上記の状態を確認後も左記の異知した場合、弁を再遮断し、同時に常が発生する場合、ガス漏れの可警告を発します。
能性があります。
漏えい検査を行ってください。

電池電圧低下遮断
ガス止

電池電圧低下警告発生後、40 日経◆ 漏えい検知部を交換してください。
過したとき、遮断弁を閉止し、同時に警告を発します。

※ 赤ランプ点滅は、遮断発生から 24 時間後、警告発生から 40 日後に消灯します。
※ 上表にないセキュリティ表示をしている場合は、最寄りの弊社ガス機器サービス指定店または、お客様ご相談窓口にご連絡ください。
12

RLH5000_S18_モレケン365.indd 122023/08/03 15:17

2）解除方法
異常警告が発生した原因を取除き再発防止措置を行ってから、次のような方法で異常警告の解除を行ってください。
● 遮断弁が閉止しない異常警告の解除方法①

はじめに、漏えい検知部内にＬＰガスが流れないようにします。
（P6 の設置例図内の、Ｖ２を閉じてください）

6②

P8 の 5）漏えい検知部の出荷モードの解除と同様の作業を行ってください。
※異常警告によっては、セキュリティ表示の状態が P8 と異なる場合があります。

8③

作業終了後、Ｖ２を開にしてください。

6● 遮断弁が閉止する異常警告の解除方法①

はじめに、漏えい検知部内にＬＰガスが流れないようにします。
（P6 の設置例図内の、Ｖ２を閉じてください）

6②

P8 の 5）漏えい検知部の出荷モードの解除の“遮断弁「開」”作業以降を行ってください。
※異常警告によっては、セキュリティ表示の状態が P8 と異なる場合があります。

8③

作業終了後、Ｖ２を開にしてください。

6（3）圧力情報・メータ情報表示操作方法
通常復帰ボタン
長押し
3秒
で切り
替
え

圧力
情報
表
示

メータ
情報表
示

瞬時流量値

（0L/h）

現在圧力値（2.5kPa）

最大圧力値

最小圧力値

（3.48kPa）（2.08kPa）

閉塞圧力値（3.63kPa）

復帰ボタン短押しで切り替え
電池電圧低下遮断残日数（※1）

流量式
微少漏洩経過日数

遮断詳細1（※2）（残り16日）（28日経過）最新遮断情報『43』遮断詳細2（※2）（2016年3月9日15時）

復帰ボタン短押しで切り替え

遮断詳細3（※2）※1 電池電圧低下警告時のみ表示します※2 遮断詳細データを表示します※ 30秒間そのままにしておくと、表示は通常の表示に戻ります（前回遮断情報『71』）（2016年1月9日15時）

前々回遮断情報『7F』（2016年2月9日15時）

（表示例）

遮断履歴
1：最新
2：前回
3：前々回

遮断詳細データ
1* ：合計流量遮断
2* ：増加流量遮断40 ：警報器遮断
43 ：圧力低下遮断
45 ：第二警報器遮断
46 ：CO警報器遮断
47 ：電池電圧低下遮断＊流量区分
5* ：センター遮断
1・・・区分1
6* ：緊急遮断
2・・・区分2
7* ：テスト遮断::
7F ：復帰安全漏洩遮断
90 ：自己診断異常遮断 A・・・区分10
B・・・区分11
C・・・区分12
D・・・区分1313

RLH5000_S18_モレケン365.indd 13

2023/08/03 15:17

７ 維持管理点検
漏えい検知装置の性能を正常に維持するため、次の点検を必ず実施してください。

（1）通常点検（供給開始時または、充てん作業毎に行う点検）◇ 保安点検として下記の検査を行ってください。

バルブ「開」状態の点検

1
漏えい検知部の点検

参 照ページ

点検方法

点検項目

No

◆ 漏えい検知部の入口側および出口側のバルブが「開」であることを確認してください。
P6の「漏えい検知装置設置例図」の中のＶ２・３の位置をご参照ください。
◆ セキュリティ表示を点検し、「ガス止」表示が消灯していることを確認してください。

〈セキュリティ表示〉

EY25M

2P12

ガス止◆ さらに、異常警告（P12参照）が点灯していないことを確認してください。

P6

消灯の確認
「セキュリティ表示」の点検◎通常点検の結果は巻末のチェックシートに記入し保管してください。

（2）定期点検
定期点検 — １年に１回以上行う点検
漏えい検査、漏えい検知部の点検、閉そく圧力の点検、調整圧力の点検、差圧性能の点検およびドレン溜まりのドレンの排除等を行ってください。

No

点検項目

参 照ページ

点検方法
発泡液により、異常の有無を確認し、バルク用親子式差圧調整器と配管との接合部その他からのガス漏れがないことを点検してください。

1

漏えい検査

2
3
4
5
6

漏えい検知部の点検「通常点検」のNo.2の点検項目を実施してください。

閉そく圧力の点検「使用前点検」のNo.4の点検項目を実施してください。

調整圧力の点検「使用前点検」のNo.5の点検項目を実施してください。

差圧性能の点検「使用前点検」のNo.6の点検項目を実施してください。

ドレン溜りのドレン排除① 漏えい検知部の入口側ドレン溜まりのドレン排除をしてください。
② 本管ドレン溜まりのドレン排除をしてください。
③ ドレンは定期的（６ヶ月に１回以上）に排除してください。

P14
EY25MTP（圧力漏えい監視停止）（拡張1・拡張2設定）

P9

EY25MTP（圧力漏えい監視停止）（拡張1・拡張2設定）

P6※ 異常の場合は、再度確認してください。
最寄りの弊社ガス機器サービス指定店またはお客様ご相談窓口にご連絡ください。

14

RLH5000_S18_モレケン365.indd 14

2023/08/03 15:17

８ 保証・サービス（1）メーカー保証
本取付取扱説明書に記載された内容に基づき正しくご使用された状態で、製品に万一製造に起因する不具合を生じた場合、製造後 1 年以内の期間に限り、メーカーが無償修理または新品と交換いたします。
尚、1 年以上経過した製品は、有償修理または有償交換となります。

（2）賠償保険
この製品が原因で事故となり損害が生じた場合、保険有効期間内に限り生産物賠償責任保険により補償いたします。
〈保険有効期間〉
・バルク用親子式差圧調整器：製造後 7 年以内
・漏えい検知部（Ⅰ）型：製造後 10 年以内（3）交換期限
設備の安全を図るため、保険有効期間内に新品と交換してください。また、性能等に異常が生じたときは、直ちに新品と交換してください。

（4）免責

次の場合、製品の無償修理または交換及び保険の適用はできません。
1）風水害、地震などの天災や不可抗力による場合
2）誤った使用方法や、取扱上の不注意による場合
3）検査合格時の機構を変更または改造した場合
4）その他製造者の責任とは認められない場合
5）入口配管系から浸入した異物に起因した故障（閉塞不良、ストレーナ目詰まり等）
6）プロパンガス以外のガスで使用した為に発生した故障及び損傷

15

RLH5000_S18_モレケン365.indd 15

2023/08/03 15:17

液化石油ガス用流量検知式

切替型漏えい検知装置使用前点検チェックシート

点検年月日
点検会社名
点検者氏名

年

月日
印

設置先住所
設 置 先 名施 工 者 名設 置 機 種年

設置年月日
バルク用親子式差圧調整器 型 式

製造番号

漏 え い 検 知 部 型 式

製造番号

月日

点 検 項 目※点検方法
液化石油ガス用流量検知式切替型漏えい検知装置「取付取扱説明書」を参照の上、実施してください。

No. 点 検 項 目

点検

内容判（合 格）定

結果（不合格）漏えい検知部 セキュリティ表示の開閉
1 遮断弁「開」 「ガス止」が消灯している（消灯）（点灯）
状態の点検 ことを確認
8.40〜10.0kPaの気密試験で2 気 密 の 点 検 漏えいがないことを確認
漏れ無漏れ有（気密試験圧力kPa）
バルク用親子式差圧調整器 0.025〜0.15MPa の範囲であ3MPa
MPa入 力 圧 力 の 点 検 ることを確認
バルク用親子式差圧調整器 3.50kPa 以下であることを4kPakPa
閉そく圧力の点検 確認
バルク用親子式差圧調整器 2.30〜3.30kPa の範囲である
kPa
5kPa
調 整 圧 力 の 点 検 ことを確認
バルク用親子式差圧調整器 差圧が確保されていること バルブ 総検圧＞バルブ 片検圧 バルブ 総検圧≦バルブ 片検圧
6kPa
kPa
kPa
kPa
差 圧 の 点 検 を確認※点検後の処理として、各部のバルブ「開」を忘れずに必ず行ってください。

総合判定

合・否立合者印

点検者印※処理

RLH5000_S18_モレケン365.indd 16

2023/08/03 15:17

RLH5000_S18_モレケン365.indd 17

2023/08/03 15:17

液化石油ガス用流量検知式切替型漏えい検知装置
通常点検チェックシート

点検者氏名

設置先住所

設置先名

施 工 者 名設置年月日

設 置 機 種

バルク用親子式差圧調整器 型 式

製造番号

漏 え い 検 知 部 型 式

製造番号年月日［記入方法］…… 2 年間（24 回）チェックできます。
1ヵ月目→12ヵ月目→24ヵ月目チェック月日チェック結果

点検確認記録（2 年間保管してください。）
点検項目

点

検方法

点

検記

録

漏えい検知部出入バルブ「開」
口バルブが「開」
状態の点であること

漏えい検知部の点検

セキュリティ表示の「ガス止」が消灯していること
セキュリティ表示の「異常警告」が点灯していないこと※バインダー等に挟み込み、雨水やほこりで汚れない様な場所に保管の上、記入してください。

RLH5000_S18_モレケン365.indd 18

2023/08/03 15:17

RLH5000_S18_モレケン365.indd 19

2023/08/03 15:17

RLH5000_S18_モレケン365.indd 20

2023/08/03 15:17

ガス機器事業部

053
（925）
4511

［北海道］

札 幌

011
（852）
2914

［東北］

仙 台

022
（284）
9114

［関東］

東 京

03（5782）
2702

埼 玉

048
（654）
2071

名古屋

052
（769）
1532

静 岡

054
（283）
1151

［中部］

［関西］

大 阪

06
（6458）
8185

［中国］

広 島

082
（568）
7802

［四国］

高 松

087
（833）
3335

［九州］

福 岡

092
（411）
4834

機器

ガス事業
ガス

ガス

事業

事業

名事業

2023.09
RLH5000 S18

RLH5000_S18_モレケン365.indd 21

2023/08/03 15:17