令和２年６月１５日
日本原子力研究開発機構 大洗研究所
環境保全部 廃棄物管理課

大洗研究所の特定廃棄物管理施設の定期事業者検査について
１．名称及び住所並びに代表者の氏名
名

称

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

住所

茨城県那珂郡東海村大字舟石川７６５番地１

代表者の氏名理事長 児玉 敏雄

２．事業所の名称及び所在地
名

称

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
大洗研究所所

在 地

茨城県東茨城郡大洗町成田町４００２番地

３．検査の対象及び方法並びに期日添付資料に示す。
４．検査の実績又は予定の概要
大洗研究所の特定廃棄物管理施設の施設定期検査（第１８回）は、平成２６年１２月１日から開始し、令和２年４月１日からは、原子炉等規制法の改正に伴い定期事業者検査へ移行した。
施設定期検査では、継続的に機能維持を要する設備について、毎年定期に検査を実施し、定期事業者検査においてもこれらの機能維持に係る検査を継続的に実施する。
なお、平成２５年１２月に改正された原子炉等規制法（新規制基準）への適合性に係る廃棄物管理事業変更許可申請は、平成３０年８月２２日に許可を得ている。現在、許可に基づく工事のため、設計及び工事の計画の認可申請及び使用前事業者検査申請を進めており、今後、必要な使用前事業者検査を実施すると共に、施設全般に係る検査を実施する予定である。

添付資料
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所の特定廃棄物管理施設
定期事業者検査計画

添付資料

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所の特定廃棄物管理施設
管理規則 *1

特定廃棄物管理施設の性能に係る技術基準 *2

項

目

施設区分

設

備等

廃液貯槽Ⅰ計測設備、廃液貯槽Ⅱ計測設備、廃棄物管理施設用廃液貯槽計測設備、処理済廃液貯槽計測設備、排水監視設備計測設備、セメント固化装置計測設備

計測制御系統施設（第19条）

管理規則第9条
第1号

警報装置の作動
計測制御系統施設

定期事業者検査計画
検査項目

予定時期

警報検査(液位異常上昇)
R2.7
警報検査(漏えい検知)

β・γ焼却装置温度計測制御設備、β・γ焼却装置圧力計測制御設備、α焼却装置温度計測制御設備、α焼却装置圧力計測制御設備

警報検査(温度異常高、炉内負圧低下)

R2.8

β・γ封入設備圧力計測制御設備、β・γ貯蔵セル圧力計測制御設備、
αホール設備圧力計測制御設備、α封入設備圧力計測制御設備

警報検査(セル内負圧低下)

R2.7

警報検査(作動・表示)

R2.7

セメント固化装置計測設備

機能検査(インターロックに係る検査)

R2.8

化学処理装置

処理能力検査－廃液蒸発装置Ⅰ

処理能力検査R2.8

廃液蒸発装置Ⅱ

処理能力検査R2.8

セメント固化装置

処理能力検査R2.8

β・γ圧縮装置Ⅰ

処理能力検査R2.8

β・γ圧縮装置Ⅱ

処理能力検査R2.8

β・γ焼却装置

処理能力検査R2.8

β・γ封入設備

処理能力検査

R2.8

α焼却装置

処理能力検査R2.8

αホール設備

処理能力検査

R2.7

α封入設備

処理能力検査R2.8

管理区域系排気設備

処理能力検査(系統捕集効率測定)

R2.7

セル系排気設備

処理能力検査(系統捕集効率測定)

R2.7エリアモニタ

指示精度等検査(点検校正検査；指示精度検査)

排気モニタリング設備

指示精度等検査(点検校正検査；指示精度検査、計数効率検査)

エリアモニタ

指示精度等検査(警報検査)

排気モニタリング設備

指示精度等検査(警報検査)

廃液処理棟

線量当量率・放射性物質濃度測定検査

β・γ固体処理棟Ⅰ

線量当量率・放射性物質濃度測定検査

β・γ固体処理棟Ⅱ

線量当量率・放射性物質濃度測定検査

β・γ固体処理棟Ⅲ

線量当量率・放射性物質濃度測定検査

β・γ固体処理棟Ⅳ

線量当量率・放射性物質濃度測定検査

α固体処理棟

線量当量率・放射性物質濃度測定検査

管理機械棟

線量当量率・放射性物質濃度測定検査

固体集積保管場Ⅰ

線量当量率測定検査

固体集積保管場Ⅱ

線量当量率測定検査

固体集積保管場Ⅲ

線量当量率測定検査

固体集積保管場Ⅳ

線量当量率測定検査

α固体貯蔵施設

線量当量率測定検査

廃液貯留施設Ⅰ

線量当量率・放射性物質濃度測定検査

廃液貯留施設Ⅱ

線量当量率・放射性物質濃度測定検査

有機廃液一時格納庫

線量当量率・放射性物質濃度測定検査

β・γ一時格納庫Ⅰ

線量当量率・放射性物質濃度測定検査

β・γ一時格納庫Ⅱ

線量当量率・放射性物質濃度測定検査

管理機械棟集中監視設備
警備所大洗研究開発センター主警報盤
連動装置の作動

廃棄物管理設備本体の処
理施設
管理規則第9条
第2号－

放射性廃棄物の廃棄施設の処理能力

その他廃棄物管理設備の附属施設

放射線管理施設（第20条）

管理規則第9条
第3号

主要な放射線管理施
放射線管理施設
設の性能

廃棄物管理設備本体の処
理施設

放射線管理施設（第20条）

管理規則第9条
第4号

放射線管理を特に必要とする場所における線量当量率及び空気中の放射性物質の 廃棄物管理設備本体の管理施設
濃度

放射性廃棄物の受入れ施設管理規則第9条
第5号

閉じ込め機能（第11条）

線量当量率・放射性物質濃度測定検査

β・γ焼却装置､α焼却装置

R2.8

その他廃棄物管理設備の附属施設

セル系排気設備

負圧確認検査(セル内等負圧)R2.7

廃棄物管理設備本体の処
理施設

α焼却装置

作動検査(運転切替)

R2.8

管理区域系排気設備、セル系排気設備

作動検査(ダンパの閉止確認)

R2.7

廃液貯槽Ⅱ、β・γ一時格納庫Ⅰ、β・γ一時格納庫Ⅱ、α一時格納庫

排気確認検査R2.7

化学処理装置、廃液蒸発装置Ⅰ、廃液蒸発装置Ⅱ、β・γ圧縮装置Ⅰ、β・γ圧縮装置Ⅱ、β・γ焼却装置、セメント固化装置

排気確認検査R2.8

廃液蒸発装置Ⅰ、廃液蒸発装置Ⅱ

漏えい検査（目視確認及び検知器不作動）

R2.8

計測制御系統施設

β・γ焼却装置温度計測制御設備、β・γ焼却装置圧力計測制御設備、α焼却装置温度計測制御設備、α焼却装置圧力計測制御設備

作動検査(安全制御機能作動検査)

R2.8

廃棄物管理設備本体の処
理施設

化学処理装置、廃液蒸発装置Ⅰ、廃液蒸発装置Ⅱ、排水監視設備

作動検査(漏えい検知)

R2.7

その他廃棄物管理設備の附属施設

α固体処理棟廃液予備処理装置、β・γ固体処理棟Ⅲ廃液貯槽、廃棄物管理施設用廃液貯槽放射性廃棄物の受入れ施設
廃棄物管理設備本体の処
理施設
廃棄物管理設備本体の管理施設
その他廃棄物管理設備の附属施設

－－

R2.7

負圧確認検査(焼却炉内、廃棄物分類用ボックス内及び灰出しボックス内負圧)

核燃料物質等を限定された区域に閉じ込 その他廃棄物管理設備のめる能力
附属施設

その他の性能R2.7

α一時格納庫

廃棄物管理設備本体の処
理施設

計測制御系統施設（第19条）

R2.7

廃棄物管理設備本体の処
理施設

放射性廃棄物の受入れ施設管理規則第22条
第2号

R2.7

－－

αホール排気設備

作動検査(液位異常上昇検知)
R2.8
作動検査(漏えい検知)

廃液貯槽Ⅰ

作動検査(漏えい検知)

R2.7

β・γ貯蔵セル作動検査(クレーン作動)

R2.7

β・γ封入設備、αホール設備、α封入設備

作動検査(クレーン作動)

R2.7

固体集積保管場Ⅱ、固体集積保管場Ⅲ、α固体貯蔵施設

作動検査(クレーン作動)

R2.7

α固体貯蔵施設

作動検査(空気ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ設備作動)R2.7

作動検査(消火設備)
R2.6

消防設備
作動検査(自動火災報知設備)
廃棄物管理施設の保安活動*1：

核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則*2；

特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の性能に係る技術基準に関する規則 平成25年12月6日原子力規制委員会規則第33号

平成25年6月28日原子力規制委員会規則第4号*3；

特別な保全計画に基づく保全実施対象

保安記録確認検査

R3.3*3

備考