令和５年４月報告書（案）

北陸電力株式会社

志賀原子力発電所

令和４年度(第４四半期)
原子力規制検査報告書（原子力施設安全及び放射線安全に係る基本検査）（案）

令和５年４月実用炉監視部門令和５年４月報告書（案）目 次
１．実施概要 ............................................................................................................................................................ 1
２．運転等の状況 ................................................................................................................................................... 1
３．検査結果 ............................................................................................................................................................ 1
４．検査内容 ............................................................................................................................................................ 1
５．確認資料 ............................................................................................................................................................ 3令和５年４月報告書（案）

１．実施概要（１）事業者名：北陸電力株式会社（２）事業所名：志賀原子力発電所（３）検査期間：令和５年１月１日～令和５年３月３１日（４）検査実施者：志賀原子力規制事務所
加藤 照明
中野 重友
初岡 賢政
２．運転等の状況号機

電気出力（万 kW)

１号機

54.0

停止中

２号機

120.6

停止中

検査期間中の運転、停止、廃止措置及び建設の状況

３．検査結果検査は、検査対象に対して適切な検査運用ガイド（以下単に「ガイド」という。）を使用して実施した。検査対象については、原子力検査官が事前に入手した現状の施設の運用や保安に関する事項、保安活動の状況、リスク情報等を踏まえて選定し、検査を行った。検査においては、事業者の実際の保安活動、社内基準、記録類の確認、関係者への聞き取り等により活動状況を確認した。ガイドは、原子力規制委員会ホームページに掲載されている。
第４四半期の結果は、以下のとおりである。
３．１ 検査指摘事項等
検査指摘事項等なし
３．２ 検査継続案件
検査継続案件なし
４．検査内容４．１ 日常検査（１）BM0110 作業管理
検査項目 作業管理
検査対象１） １号機 115V 充電器盤（Ｂ）等の取替に伴う仮設充電器、蓄電池及び仮設分電箱の設置
２） １号機 濃縮廃液ポンプ（Ａ）水抜き作業

1

令和５年４月報告書（案）３） １号機 使用済燃料プール内の異物詳細確認作業（２）BＯ0010 サーベイランス試験
検査項目 標準的な検査
検査対象
１） ２号機 非常用ディーゼル発電機（Ｂ）系の手動始動試験（３）BＯ1020 設備の系統構成
検査項目 標準的系統構成
検査対象
１） ２号機 原子炉冷却材再循環系
２） ２号機 原子炉隔離時冷却系（４）BＯ1040 動作可能性判断及び機能性評価
検査項目 動作可能性判断及び機能性評価
検査対象
１） ２号機 主変圧器、所内変圧器及び予備電源変圧器の機能性（５）BＯ1070 運転員能力
検査項目 中央制御室・現場での運転員の活動状況
検査対象
１） 中央制御室での運転員の業務引継ぎ（６）BE0020 火災防護
検査項目 年次検査
検査対象１） 消防訓練の実施状況
検査項目 四半期検査
検査対象
１） 初期消火要員の業務引継ぎ（７）BR0010 放射線被ばくの管理
検査項目 放射線被ばくの管理
検査対象
１） 管理区域内における特別措置2令和５年４月報告書（案）（８）BR0070 放射性固体廃棄物等の管理検査項目 放射性固体廃棄物等の管理
検査対象
１） 固体廃棄物貯蔵庫の管理（９）BＱ0010 品質マネジメントシステムの運用検査項目 日常観察
検査対象
１） 受注者従業員への保安教育
４．２ チーム検査なし
５．確認資料
５．１ 日常検査（１）BM0110 作業管理
検査項目 作業管理
検査対象１） １号機 115V 充電器盤（Ｂ）等の取替に伴う仮設充電器、蓄電池及び仮設分電箱の設置
資料名
・志賀１号機 主要建屋充電器盤取替工事のリスクについて 2023 年１月 10 日 保修部 保修計画課
・志賀原子力発電所 施設管理要領
・志賀原子力発電所１号機 第 13 回停止時定期点検 安全処置工程表 改訂９・志賀１号機 運用管理指示書 Ｎｏ．１ー2022ー064 件名 115Ｖ充電器盤（Ｂ）及び115Ｖ予備充電器盤取替作業に伴う対応依頼
・[No．2022ー133](PTW 番号：１ｰ 22 ｰＥ１ｰ 030，031] 115V 充電器盤（Ｂ），115V 予
備充電器盤取替工事に伴う手順 承認 ’23．１．06
・志賀原子力発電所１号機 第 13 回停止時定期点検クリティカル・マスター工程の計画
承認 ’22．12．22
・志賀１号機 115V 充電器盤（Ｂ）及び予備充電器盤取替に伴う保安規定要求について 2023 年１月 27 日 発電課
２） １号機 濃縮廃液ポンプ（Ａ）水抜き作業
資料名・不適合報告書（Ｎｏ．21－0188） １号機 濃縮廃液タンク（Ａ）ドレンライン閉塞について3令和５年４月報告書（案）・志賀原子力発電所１号機 濃縮廃液系配管計装線図（１／２）
・濃縮廃液ポンプ（Ａ）廻り水抜き操作に関わるコメント回答 2023．２．８ 発電課
・志賀原子力発電所１号機 設備別運転操作要領（廃棄物処理関係）
・志賀原子力発電所 作業前ミーティング運用手引
３） １号機 使用済燃料プール内の異物詳細確認作業
資料名・志賀原子力発電所１号機 設備別運転操作要領（原子炉関係） 第 23 章 燃料取替機
・志賀原子力発電所 異物混入防止管理細則
・コンディションレポート（ＣＲ）Ｎｏ．22ー110１ １号機使用済燃料貯蔵プール内での塗装片と思われるものの発見について
・不適合報告書(Ｎｏ．21ー0500) １号機燃料取替機遠隔操作盤（Ｈ21ーＰ031）における「空気槽圧力低」ＡＮＮフリッカについて
・志賀１号機 ＳＦＰ内での塗装片のような異物の発見について 対応状況 2023 年２月８日 発電部 燃料炉心課
・志賀１号機 ＳＦＰ内で発見された塗装片と思われるものの確認作業のリスクについて
2023 年２月 13 日 保修部保修計画課
・使用済燃料プール内で発見された塗装片と思われるものの確認作業 当日スケジュー
ル 2023／２／17 燃料炉心課
・志賀原子力発電所 技術検討書 志賀原子力発電所１号機 ＳＦＰ内の塗装片と思われるものの対応について 2023 年１月 31 日
・志賀原子力発電所１号機 燃料プール内検査実施計画 承認 ’23．２．14
・志賀１号機 ＳＦＰ内で発見された塗装片と思われるもの詳細確認結果 2023 年２月
20 日 北陸電力株式会社 志賀原子力発電所（２）BＯ0010 サーベイランス試験
検査項目 標準的な検査
検査対象
１） ２号機 非常用ディーゼル発電機（Ｂ）系の手動始動試験
資料名・志賀原子力発電所２号機 定例試験操作要領
・志賀原子力発電所第２号機 非常用ディーゼル発電設備ディーゼル発電機手動始動試験（Ｂ）系 「結果」 試験実施日 2023 年２月 20 日 13 時 13 分～16 時 27 分
（３）BＯ1020 設備の系統構成
検査項目 標準的系統構成
検査対象4令和５年４月報告書（案）１） ２号機 原子炉冷却材再循環系
資料名・不適合報告書（Ｎｏ．22－1291） ２号機 PCV バウンダリ配管の配管計装線図と現場の不一致
・志賀原子力発電所 第２号機 原子炉冷却材再循環系配管計装線図 改訂６２） ２号機 原子炉隔離時冷却系
資料名・不適合報告書（Ｎｏ．22－1094） ２号機 ＲＣＩＣ系の配管計装線図と現場の不一致
・不適合報告書（Ｎｏ．22－1082） ２号機 ＲＣＩＣ系の配管計装線図と現場の不一致
・志賀原子力発電所 第２号機 原子炉隔離時冷却系配管計装線図（１／２） 改訂
７－３
・志賀原子力発電所 第２号機 原子炉隔離時冷却ポンプ主配管計装線図 改訂５－１
・志賀原子力発電所 第２号機 原子炉隔離時冷却系蒸気駆動タービン配管計装線図 改訂２－１（４）BＯ1040 動作可能性判断及び機能性評価
検査項目 動作可能性判断及び機能性評価
検査対象１） ２号機 主変圧器、所内変圧器及び予備電源変圧器の機能性
資料名・三菱電機株式会社製の変圧器における不適切行為について 2022 年８月 23 日 保修部電気保修課 技術部技術課
・三菱電機製変圧器の不適切事象について 2022 年 12 月 14 日 北海道電力株式会社、中部電力株式会社、北陸電力株式会社、関西電力株式会社、中国電力株
式会社、四国電力株式会社、九州電力株式会社、日本原子力発電株式会社
・志賀原子力発電所 ２号機 主要変圧器設置工事 購入仕様書 平成 11 年９月
・北陸電力株式会社 志賀原子力発電所第２号機 原子炉に燃料を挿入することができる状態になった時に係る使用前検査成績書 系統名 500ｋＶ系 平成 16 年 11 月
・北陸電力株式会社 志賀原子力発電所第２号機 原子炉に燃料を挿入することができる状態になった時に係る使用前検査成績書 系統名 275ｋＶ系（その２） 平成 16年３月
・志賀原子力発電所第２号機工場試験・検査立会報告書 機器名称 主変圧器、主変圧器冷却器制御盤、予測保全装置現場盤 確認Ｈ16．4．15
・志賀原子力発電所第２号機工場試験・検査立会報告書 機器名称 所内変圧器、所内変圧器冷却器制御盤 確認Ｈ16．4．14・志賀原子力発電所第２号機工場試験・検査立会報告書 機器名称 予備電源変5令和５年４月報告書（案）

圧器 確認Ｈ15．7．31（５）BＯ1070 運転員能力
検査項目 中央制御室・現場での運転員の活動状況
検査対象
１） 中央制御室での運転員の業務引継ぎ
資料名・志賀１号機 当直長 引継日誌 2023 年１月 21 日２直～25 日１直・志賀１号機 運転員 引継日誌 2023 年１月 21 日２直～25 日１直・志賀２号機 当直長 引継日誌 2023 年１月 21 日２直～25 日１直・志賀２号機 運転員 引継日誌 2023 年１月 21 日２直～25 日１直（６）BE0020 火災防護検査項目 年次検査検査対象１） 消防訓練の実施状況
資料名・志賀原子力発電所 初期消火対応要領
・志賀原子力発電所 初期消火対応細則・志賀原子力発電所 火災発生時における公設消防隊緊急入域細則・志賀原子力発電所 消防教育訓練細則・志賀原子力発電所における消防活動に関する協定（抜粋版） 令和４年３月 30 日
・消防訓練実施報告書 実施日時 2022 年３月 25 日 報告・承認 2022 年４月 14 日
・2022 年度 消防教育訓練計画 承認’22．４．25
・実践的火災訓練 2021 年度評価及び 2022 年度計画 2022 年７月 14 日 技術部
防災設備管理課
・2022 年度 実践的火災訓練（第２回目）実施計画書 2022 年 11 月９日 技術部防災設備管理課 Ｒｅｖ．０
・実践的火災訓練（第２回）報告書 ’22．11．30
・2022 年度 公設消防連携訓練実施要領 2022 年 11 月
・消防訓練実施報告書 訓練区分 公設消防連携訓練 報告 2022 年 12 月 21 日・2022 年度 事故・故障等対応訓練（下期）実施計画（改訂１） 技術部技術課 確
認 ’22．12．14
・2022 年度 事故・故障等対応訓練（下期）実施報告書 技術部技術課：訓練事務局 確認 ’23．02．09
・消防訓練実施報告書 訓練区分：総合訓練 報告 2023 年１月 24 日
・初期消火要員名簿 承認’23．２．106

令和５年４月報告書（案）・教育・訓練実施報告書（2022 年５月分）～（2022 年 11 月分）
検査項目 四半期検査
検査対象１） 初期消火要員の業務引継ぎ
資料名・志賀発電所 初期消火対応要領
・消防業務日報 2023 年２月 19 日
・初期消火要員体制表 2023 年２月 19 日（日）２直・初期消火要員体制表 2023 年２月 20 日（月）１直・志賀原子力発電所 警備業務委託のうち消防業務委託 初期消火要員の力量証
明書 2023 年１月 24 日
・化学消防隊アルコールチェック表 2023 年２月
・初期消火要員体制表 2023 年２月 24 日（金）２直・初期消火要員体制表 2023 年２月 25 日（土）１直・消防業務日報 2023 年２月 24 日
（７）BR0010 放射線被ばくの管理
検査項目 放射線被ばくの管理
検査対象
１） 管理区域内における特別措置
資料名・志賀原子力発電所 区域管理要領
・志賀原子力発電所１号機 巡視点検要領
・志賀原子力発電所２号機 巡視点検要領
・志賀原子力発電所第１号機 パトロールチェックシート（特別立入制限区域） 2023 年
１月１日［日曜日］～2023 年１月 31 日［火曜日］
・志賀原子力発電所第２号機 パトロールチェックシート（特別立入制限区域） 2023 年
１月１日［日曜日］～2023 年１月 31 日［火曜日］
・現場の線量区分と線量当量率測定結果の乖離に対する追加対応について 承認 ’
19．７．３・志賀原子力発電所第１・２号機 技術検討書 管理区域特別措置区域の未施錠防止対策について 分類 2020－放管ー17・３区域設定のコメントに対する線量区分の見直しについて 2023．３．31（８）BR0070 放射性固体廃棄物等の管理検査項目 放射性固体廃棄物等の管理

7令和５年４月報告書（案）

検査対象１） 固体廃棄物貯蔵庫の管理
資料名
・志賀原子力発電所 放射性固体廃棄物管理要領
・志賀原子力発電所 固体廃棄物貯蔵庫及びタービン保管庫内 放射性廃棄物保管状況確認手引・志賀原子力発電所 工事計画認可申請書添付書類（第１号機第５回申請）
・志賀原子力発電所 第１号機 工事計画認可申請書添付書類差替書（第２回，第３回，第４回，第５回，工事計画認可申請書に係るもの）
・志賀原子力発電所 工事計画認可申請書本文及び添付書類（第２号機増設第５回申請）
・工事計画届出書（志賀原子力発電所第１号機 放射線管理設備の修理の工事）
原 第 148 号
・放射性固体廃棄物管理月報（2022 年 12 月）
・固体廃棄物貯蔵庫及びタービン保管庫の保管状況記録 承認 ’22．12．28
・固体廃棄物貯蔵庫内保管量確認（2022 年 12 月分）
・固体廃棄物貯蔵庫 工業用内視鏡によるドラム缶等の外観確認記録 2022 年８月
実施分・志賀原子力発電所放射線管理週報（2022 年 12 月 29 日～2023 年１月４日）（９）BＱ0010 品質マネジメントシステムの運用検査項目 日常観察
検査対象１） 受注者従業員への保安教育
資料名・志賀原子力発電所 保安教育要領
・志賀原子力発電所 保安教育運用細則・志賀原子力発電所 入構時安全等教育実施細則・志賀原子力発電所 防災等教育・訓練実施細則 2020 年９月
・志賀原子力発電所 化学製品管理要領 2023 年２月
・入構の皆様へ 北陸電力株式会社 志賀原子力発電所 2022 年 12 月
・志賀原子力発電所で作業いただく皆さまへ 北陸電力株式会社 志賀原子力発電所 （2022．４．27）
・コンディションレポート（ＣＲ）（Ｎｏ．22－1412） 共通「入所時保安教育受講記録の不備について」
・入所時保安教育受講記録の不備について 2023 年２月 24 日 総務課
・入構時安全等教育実施報告書 実施年月日：2021 年５月 19 日（水）８時 30 分～8令和５年４月報告書（案）10 時 30 分
・常時立入許可申請書、入構時安全等教育実施報告書の調査結果 2023 年３月９日
・入所時保安教育、入構教育及びＰＰ教育の記録不備等に関する根本原因分析及び再発防止対策について 2023 年３月 31 日 根本原因分析チーム
・志賀原子力発電所 入所時保安教育、入構教育及びＰＰ教育の記録不備等に関する根本原因分析及び再発防止対策について 2023 年３月
５．２ チーム検査なし

9