福島第二原子力発電所 復旧計画の進捗状況について（月報：平成 25 年３月）
平 成 25 年 ４ 月 ３ 日
東京電力株式会社
福島第二原子力発電所
福島第二原子力発電所では、現在、原子力事業者防災業務計画に基づき策定した復旧計画（平成 24 年１月 31 日提出、５月 31 日改訂１、10 月 16 日改訂２、11 月 21 日改訂
３、平成 25 年３月 29 日改訂４）に則り、プラントの冷温停止維持に係わる設備等の復旧を進めています。
平成 25 年３月末現在の復旧作業等の状況について、以下のとおりお知らせします。
１．復旧計画の進捗状況○２・３・４号機については、冷温停止の維持に必要な設備等について本設設備への復旧が完了しました。
○１号機については、冷温停止の維持に必要な設備等の本設設備への復旧作業を進めています。
復旧対象設備である１号機残留熱除去機器冷却海水系（Ｂ系）について、本設設備への復旧は完了しておりますが、配管内面に施したライニングの剥離が確認されたことから、ライニングの補修が必要と判断しました。
同系統の配管を補修することから、１号機の復旧完了時期について、平成 24 年
度下期から平成 25 年度上期へと計画を見直しました。
（平成 25 年３月６日、３月 29 日お知らせ済み）
平成23年度

平成24年度
上期

平成25年度
下期

上期
３月末▼H24.1.31 復旧計画書を提出

98％（81％）

１号機

100％（H25.2.15復旧完了）

２号機▽本設化完了(予定)△復旧完了(予定)

100％（H24.10.11復旧完了）

３号機

100％（H24.5.17復旧完了）

４号機●表中の％は、復旧計画に基づく復旧作業（本設化完了まで）の平成 25 年３月末時点の進捗割合。
（）内の％は前月末時点の同割合。詳細は資料１を参照。

●本設化完了後に実施する社内自主検査において、復旧計画に係る対象設備の健全性確認を行うこととしている（号機毎）。

1

２．復旧計画に基づく主な作業状況（平成 25 年３月）【資料１・資料２参照】○１号機 原子炉建屋付属棟内 電源盤（M/C 1HPCS）の本設化完了
津波の影響を受けた１号機原子炉建屋付属棟内の電源盤（M/C 1HPCS）について
は、３月１日に機能確認を行い、正常に機能することを確認し、本設化が完了しました。
○１号機 原子炉建屋付属棟内 非常用ディーゼル発電設備（Ｈ系）の本設化完了
津波の影響を受けた１号機原子炉建屋付属棟内の非常用ディーゼル発電設備（Ｈ系）については、３月 21 日までに機能確認を行い、正常に機能することを確認し、本設化が完了しました。
○１号機 原子炉建屋付属棟内 直流電源 充電器・蓄電池（Ｈ系）の本設化完了
津波の影響を受けた１号機直流電源（充電器盤ならびに蓄電池）については、
３月 14 日までに機能確認を行い、正常に機能することを確認し、本設化が完了しました。
○１号機 原子炉建屋内 残留熱除去系（Ａ系）電動機の本設化完了
津波の影響を受けた１号機電源盤（M/C 1C）の本設化完了に伴い、３月 15 日までに１号機残留熱除去系（Ａ系）電動機へ電源供給後確認運転を行い、正常に機能することを確認し、本設化が完了しました。
○１号機 海水熱交換器建屋内 残留熱除去機器冷却系（Ｂ・Ｄ系）電動機の本設化完了
津波の影響を受けた１号機電源盤（P/C 1D-2）の本設化完了に伴い、３月１日までに１号機残留熱除去機器冷却系（Ｂ・Ｄ系）電動機への電源供給元を仮設電源から本設化した電源盤に切り替えました。
また、切替後、正常に機能することを確認し、本設化が完了しました。
○１号機 海水熱交換器建屋内 残留熱除去機器冷却海水系（Ｂ・Ｄ系）電動機の本設
化完了
津波の影響を受けた１号機電源盤（P/C 1D-2）の本設化完了に伴い、３月４日までに１号機残留熱除去機器冷却海水系（Ｂ・Ｄ系）電動機への電源供給元を仮設電源から本設化した電源盤に切り替えました。
また、切替後、正常に機能することを確認し、本設化が完了しました。
○１号機 海水熱交換器建屋内 非常用ディーゼル発電設備冷却系（Ｂ系）電動機の本設化完了
津波の影響を受けた１号機電源盤（P/C 1D-2）の本設化完了に伴い、３月１日までに、非常用ディーゼル発電設備冷却系（Ｂ系）電動機への電源供給元を仮設電源から本設化した電源盤に切り替えました。
また、切替後、正常に機能することを確認し、本設化が完了しました。
○１号機 原子炉建屋内 高圧炉心スプレイ系電動機の本設化完了
津波の影響を受けた１号機電源盤（M/C 1HPCS）の本設化完了に伴い、３月 25 日までに１号機高圧炉心スプレイ系電動機へ電源供給後確認運転を行い、正常に機能2することを確認し、本設化が完了しました。
○１号機 海水熱交換器建屋内 高圧炉心スプレイ系補機冷却系電動機の本設化完了
津波の影響を受けた１号機電源盤（M/C 1HPCS）の本設化完了に伴い、３月 14 日までに１号機高圧炉心スプレイ系補機冷却系電動機へ電源供給後確認運転を行い、正常に機能することを確認し、本設化が完了しました。
○１号機 海水熱交換器建屋内 高圧炉心スプレイ系補機冷却海水系電動機の本設化完了
津波の影響を受けた１号機電源盤（M/C 1HPCS）の本設化完了に伴い、３月 18 日までに１号機高圧炉心スプレイ系補機冷却海水系電動機へ電源供給後確認運転を行い、正常に機能することを確認し、本設化が完了しました。
○１号機 海水熱交換器建屋内 原子炉補機冷却系（Ａ・Ｂ系）電動機の本設化完了
津波の影響を受けた１号機電源盤（A 系:P/C 1C-2,B 系:P/C 1D-2）の本設化完了に伴い、３月８日までに、原子炉補機冷却系（Ａ・Ｂ系）電動機への電源供給元を仮設電源から本設化した電源盤に切り替えました。
また、切替後、正常に機能することを確認し、本設化が完了しました。

当社は、緊急事態解除宣言時に原子力安全委員会から示された４項目の留意事項＊を踏まえ、引き続き復旧計画に基づく原子力災害事後対策を進め、さらなる信頼性向上に努めてまいります。
なお、留意事項のうち４．については、平成 24 年３月末までに対象系統の抽出を行い、現在、各対象系統への影響について評価を実施中です。
以＊上原子力安全委員会から示された４項目の留意事項
平成 23 年 12 月 26 日、原子力安全委員会から内閣総理大臣に対して、当社福島第二原子力発電所に係る原子力緊急事態解除宣言を行っても差し支え無い旨の意見が示されるとともに、同宣言を行うにあたっての留意事項が示された。また、平成 24 年
１月 11 日、経済産業省原子力安全・保安院から、福島第二原子力発電所の復旧計画の策定およびその実施にあたっては、当該留意事項について対応するよう指示があった。
１．福島第二原子力発電所の一部の設備については、仮設設備となっており、これらの設備について適切に維持管理を行うこと。また、計画的に仮設設備の依存度を下げること。
２．残留熱除去系の一部等の安全設備が復旧していないことから、それらが復旧するまでの間、状況に応じて適切な管理を行うこと。また、自然災害等に備えて、更なる安全確保に万全を期すこと。
３．作業員の安全を含め安全管理に徹底を期すこと。
3

４．冷温停止にいたるまでに、通常時と異なる圧力・温度等の履歴があったことを踏まえ、施設に対するこれらの影響を検討すること。

【添付資料】
・資料１ 福島第二原子力発電所 復旧計画に基づく作業の進捗状況（平成 25 年３月末現在）
・資料２＜写真＞ 復旧計画に基づく主な作業状況（平成 25 年３月）
・１号機 原子炉建屋付属棟内 電源盤（M/C 1HPCS）の本設化完了・１号機 原子炉建屋付属棟内 非常用ディーゼル発電設備（Ｈ系）の本設化完了・１号機 原子炉建屋付属棟内 直流電源 充電器・蓄電池（Ｈ系）の本設化完了・１号機 原子炉建屋内 残留熱除去系（Ａ系）電動機の本設化完了・１号機 海水熱交換器建屋内 残留熱除去機器冷却系（Ｂ・Ｄ系）電動機の本設化完了
・１号機 海水熱交換器建屋内 残留熱除去機器冷却海水系（Ｂ・Ｄ系）
電動機の本設化完了・１号機 海水熱交換器建屋内 非常用ディーゼル発電設備冷却系（Ｂ系）
電動機の本設化完了・１号機 原子炉建屋内 高圧炉心スプレイ系電動機の本設化完了・１号機 海水熱交換器建屋内 高圧炉心スプレイ系補機冷却系電動機の本設化完了・１号機 海水熱交換器建屋内 高圧炉心スプレイ系補機冷却海水系
電動機の本設化完了・１号機 海水熱交換器建屋内 原子炉補機冷却系（Ａ・Ｂ系）電動機の本設化完了

・ 資料３－１ ４号機圧力抑制室点検の完了
・４号機 圧力抑制室点検（水中作業）完了について
・ 資料３－２ 地震訓練ならびに総合火災訓練の実施
・福島第二原子力発電所における「地震訓練」ならびに「総合火災訓練」の実施について・ 資料３－３ 電源の強化対策
・緊急用高台電源設備（高台軽油タンク設備）の設置および常設ケー
ブルの敷設について4資料１
進捗に係わる各ステップの日付の定義は以下のとおり。
○
○
○
○

撤去
発電所搬入
現場据付
機能確認

→
→
→
→

○
○

本設切替
→
本設化完了予定 →対象設備を取り外し、搬出が完了した日
対象設備の工場修理（新規製作）後、構内の設置建屋への搬入が完了した日
対象設備をすべて架台に設置完了した日
対象設備単体が復旧し、系統として機能することを確認した日（例）電源盤であれば受電した日、設備であれば系統復旧後（電源除く）の試験運転を実施し問題ないことを確認した日

福島第二原子力発電所

復旧計画に基づく作業の進捗状況（平成25年３月末現在）
凡例： ■：実施中，点検中，修理中 ■：完了 ■：未着手 ■：実施対象外
日付は終了（完了）日を記入□：前回の月報からの更新箇所

１号機 （1/2）
対象設備
６．９ｋV

４８０V

電源系

電源系

作業内容

発電機

ィー

ディーゼル機関

撤去

発電所搬入

現場据付

機能確認
H24.9.27

本設切替

本設化
完了予定

社内自主検査H24.9.27（ 注１ ）

C系

電源盤 (M/C 1C)新規製作

H23.10.31

H24.3.15

H24.3.28

H系

電源盤 (M/C 1HPCS)新規製作

H24.8.29

H24.10.24

H24.11.1

H25.3.1

H25.3.1（ 注２ ）

C-1系

電源盤 (P/C 1C-1)新規製作

H23.12.7

H24.4.13

H24.4.19

H24.10.29

H24.10.29（ 注１ ）

C-2系

電源盤 (P/C 1C-2)新規製作

H23.11.11

H24.7.3

H24.7.10

H25.1.28

H25.1.28（ 注１ ）

D-2系 電源盤 (P/C 1D-2)新規製作
制御盤関係
非
常
用
デ

等

仮設から本設に切り替えた日（主に電源）
本設化完了の予定時期（完了したものは、完了日）

A系

H23.12.14

H24.6.12

H24.6.18

H24.12.27

H24.12.27（ 注１ ）

新規製作

H24.8.2

H24.9.21

H24.10.1

H25.2.13

H25.2.13（ 注１ ）

新規製作及び修理

H23.8.29

H24.8.20

H24.8.31

H25.2.13

H25.2.13（ 注１ ）

H25.2.1

H25.2.1（ 注１ ）

H25.1.31

H25.1.31（ 注１ ）

修理

補助設備

新規製作及び修理

H24.1.23

制御盤関係

新規製作

H23.11.15

H24.11.5

H24.11.9

H25.3.21

H25.3.21（ 注２ ）

発電機

新規製作及び修理

H23.10.19

H24.10.18

H24.11.1

H25.3.21

H25.3.21（ 注２ ）

H25.3.21

H25.3.21（ 注２ ）

補助設備

新規製作及び修理

H24.1.23

H25.2.23

H25.2.23

H25.3.21

H25.3.21（ 注２ ）

充電器

新規製作

H23.9.16

H24.12.3

H24.12.3

H25.3.12

H25.3.12（ 注２ ）

新規製作

H23.6.3

H24.12.3

H24.12.18

H25.3.14

H25.3.14（ 注２ ）

地震計

新規製作・取替

H24.8.3

H24.6.1

H24.6.13

H24.8.6

H24.11.27

低圧炉心スプレイ系

高圧電源(M/C 1C)系及びケーブルの復旧

H25.2.23（ 注１ ）

ゼ
ル
発
電
設
備

直流電源

ディーゼル機関蓄電池

H系

H24.12.11

H24.12.12

修理

H系

H24.8.6
H25.2.23

5

H25.2.23

資料１

福島第二原子力発電所

復旧計画に基づく作業の進捗状況（平成25年３月末現在）
凡例： ■：実施中，点検中，修理中 ■：完了 ■：未着手 ■：実施対象外
日付は終了（完了）日を記入□：前回の月報からの更新箇所

１号機 （2/2）
対象設備
残留熱除去系

残留熱除去機器冷却系

残留熱除去機器冷却海水系

非常用ディーゼル発電設備冷却系

原子炉冷却材浄化系

作業内容

発電所搬入

現場据付

機能確認

本設切替

本設化
完了予定

社内自主検査A系

高圧電源(M/C 1C)系及びケーブルの復旧

H23.11.17

H25.3.15

H25.3.15（ 注１ ）

C系

高圧電源 (M/C 1C)系及びケーブルの復旧

H24.10.22

H24.10.22

H24.10.22（ 注１ ）A系

電源 (P/C 1C-2)系及びケーブルの復旧

H23.10.26

H23.10.27

H23.11.9

H25.2.7

H25.2.7（ 注１ ）

B系

電源(P/C 1D-2)系及びケーブルの復旧

H23.9.20

H23.9.21

H23.9.26

H25.3.1

H25.3.1（ 注１ ）

C系

電源(P/C 1C-2)系及びケーブルの復旧

H24.5.22

H24.5.22

H24.7.24

H25.2.12

H25.2.12（ 注１ ）D系

電源 (P/C 1D-2)系及びケーブルの復旧

H23.9.20

H23.9.20

H24.3.15

H25.3.1

H25.3.1（ 注１ ）A系

電源(P/C 1C-2)系及びケーブルの復旧

H23.8.5

H23.11.2

H23.11.11

H25.2.7

H25.2.7（ 注１ ）

B系

電源(P/C 1D-2)系及びケーブルの復旧

H24.4.5

H24.4.12

H25.3.4

H25.3.4（ 注１ ）

H24.5.15

H25.1.18

H25.2.8

H25.2.8（ 注１ ）

H24.1.6

H24.1.12

H25.3.4

H25.3.4（ 注１ ）C系

電源 (P/C 1C-2)系及びケーブルの復旧

D系

電源(P/C 1D-2)系及びケーブルの復旧

A系

電源(P/C 1C-2)系及びケーブルの復旧

H23.10.26

H23.10.27

H23.11.4

H25.2.5

H25.2.5（ 注１ ）

B系

電源(P/C 1D-2)系及びケーブルの復旧

H23.11.22

H23.11.25

H23.11.26

H25.3.1

H25.3.1（ 注１ ）A系

電源(P/C 1C-1)系及びケーブルの復旧及びパージライン本設化（ 注３ ）

H25.上期（ 注３ ）

B系

パージライン本設化（ 注３ ）

H25.上期（ 注３ ）

H25.3.25

H25.3.25

H25.3.25（ 注２ ）

H24.12.13

H25.3.14

H25.3.14

H25.3.14（ 注２ ）

H24.12.26

H25.3.18

H25.3.18

H25.3.18（ 注２ ）

高圧炉心スプレイ系

高圧電源(M/C 1HPCS)系及びケーブルの復旧

高圧炉心スプレイ系補機冷却系

高圧電源(M/C 1HPCS)系及びケーブルの復旧

高圧炉心スプレイ系補機冷却海水系

高圧電源(M/C 1HPCS)系及びケーブルの復旧

原子炉補機冷却系撤去

H23.8.5

H24.12.13

A系

電源 (P/C 1C-2)系及びケーブルの復旧

H24.6.12

H24.6.13

H24.6.19

H25.3.7

H25.3.7

H25.3.19

H23.7.2

H23.7.4

B系

電源(P/C 1D-2)系及びケーブルの復旧

H23.7.14

H25.3.8

H25.3.8

H25.3.15

復水補給水系

A系

電源 (P/C 1C-1)系及びケーブルの復旧

H25.2.7

H25.2.7

H25.2.7

H25.3.28

非常用ガス処理系

A系

電源 (P/C 1C-1)系及びケーブルの復旧

H24.12.14

H24.12.14

H24.12.14

H24.12.14＊M/C ： Metal-Clad Switch Gear ／ メタクラ
所内高電圧回路に使用される動力電源盤で、磁気遮断器または真空遮断器、保護継電器、付属計器をコンパクトに収納したもの。
＊P/C ： Power Center ／ パワーセンター
所内低電圧回路に使用される動力電源盤で気中遮断器（ＡＣＢ）、保護継電器、付属計器をコンパクトに収納したもの。
＊パージライン：原子炉冷却材浄化系循環ポンプの封水ライン

現在の進捗状況の割合は９８% です。（前月８１％）（注１）復旧計画対象設備である残留熱除去機器冷却海水系（Ｂ系）の配管ライニング補修に伴い、 社内自主検査実施
時期を平成24年度下期から平成25年度上期に変更。
（注２）社内自主検査の工程調整の結果、社内自主検査実施時期を平成24年度下期から平成25年度上期に変更。
（注３）社内自主検査の工程調整の結果、本設切替および社内自主検査実施時期を平成24年度下期から平成25年度上期に変更。
注）進捗状況の割合（％）＝（完了のマス数）／（撤去から本設切替までの全マス数ー実施対象外マス数）×100
本設化完了後に実施する社内自主検査において、復旧計画に係る対象設備の健全性確認を行うこととしています。

6

資料１

福島第二原子力発電所

復旧計画に基づく作業の進捗状況（平成25年３月末現在）
凡例： ■：実施中，点検中，修理中 ■：完了 ■：未着手 ■：実施対象外
日付は終了（完了）日を記入□：前回の月報からの更新箇所

２号機
対象設備

４８０V

作業内容

撤去

発電所搬入

現場据付

機能確認

本設切替

本設化完了

社内自主検査C-2系

電源盤(P/C 2C-2)新規製作

H24.6.13

H24.9.3

H24.9.11

H24.11.12

H24.11.12

H25.2.15

D-2系

電源盤 (P/C 2D-2)新規製作

H24.7.6

H24.10.15

H24.10.29

H24.12.25

H24.12.25

H25.2.1

A系

電源(P/C 2C-2)系及びケーブルの復旧

H23.8.6

H24.11.28

H24.11.28

H25.2.15

B系

電源(P/C 2D-2)系及びケーブルの復旧

H23.3.14

H25.1.28

H25.1.28

H25.2.1

C系

電源(P/C 2C-2)系及びケーブルの復旧

H24.11.28

H24.11.28

H24.11.28

H25.2.15

D系

電源(P/C 2D-2)系及びケーブルの復旧

H23.3.24

H25.1.28

H25.1.28

H25.2.1

A系

電源(P/C 2C-2)系及びケーブルの復旧

H23.7.28

H23.7.28

H23.8.6

H24.11.26

H24.11.26

H25.2.15

B系

電源(P/C 2D-2)系及びケーブルの復旧

H24.3.1

H24.9.11

H25.1.30

H25.1.30

H25.1.30

H25.2.1

C系

電源(P/C 2C-2)系及びケーブルの復旧

H23.8.2

H24.9.13

H24.11.29

H24.11.29

H24.11.29

H25.2.15

D系

電源(P/C 2D-2)系及びケーブルの復旧

H23.9.12

H23.9.12

H23.10.12

H25.1.30

H25.1.30

H25.2.1

A系

電源(P/C 2C-2)系及びケーブルの復旧

H23.7.26

H23.7.26

H23.8.3

H24.11.26

H24.11.26

H25.2.15

B系

電源(P/C 2D-2)系及びケーブルの復旧

H23.3.14

H25.1.29

H25.1.29

H25.2.1

A系

電源(P/C 2C-2)系及びケーブルの復旧

H24.6.5

H24.6.5

H24.6.14

H24.11.29

H24.11.29

H25.1.21

B系

電源(P/C 2D-2)系及びケーブルの復旧

H23.6.28

H23.6.28

H23.7.12

H25.1.29

H25.1.29

H25.2.13

A系

パージライン本設化

H25.1.22

H25.1.22

H25.2.13

B系

パージライン本設化

H25.1.16

H25.1.16

H25.2.13

H24.10.11

H25.2.15

電源系

残留熱除去機器冷却系

残留熱除去機器冷却海水系

非常用ディーゼル発電設備冷却系

原子炉補機冷却系

原子炉冷却材浄化系
高圧炉心スプレイ系補機冷却海水系

電動機新規製作

H23.9.2＊P/C ： Power Center ／ パワーセンター
所内低電圧回路に使用される動力電源盤で気中遮断器（ＡＣＢ）、保護継電器、付属計器をコンパクトに収納したもの。
＊パージライン：原子炉冷却材浄化系循環ポンプの封水ライン

平成25年2月15日、

H24.10.3

H24.10.3

H24.10.11

復旧が完了（100％ ）しました。

注）進捗状況の割合（％）＝（完了のマス数）／（撤去から本設切替までの全マス数ー実施対象外マス数）×１００※本設化完了後に実施した社内自主検査において、復旧計画に係る対象設備の健全性確認を行いました。

7

資料１

福島第二原子力発電所

復旧計画に基づく作業の進捗状況（平成25年３月末現在）
凡例： ■：実施中，点検中，修理中 ■：完了 ■：未着手 ■：実施対象外
日付は終了（完了）日を記入□：前回の月報からの更新箇所

３号機
対象設備
４８０V

電源系

作業内容

撤去

発電所搬入

現場据付

機能確認

H23.9.15

H24.1.26

H24.1.27

H24.8.27

本設切替

本設化完了

社内自主検査H24.8.27

H24.9.28

C-2系

電源盤(P/C 3C-2)新規製作

A系

電源(P/C 3C-2)系及びケーブルの復旧

H23.8.2

H23.8.3

H23.8.26

H24.9.12

H24.9.12

H24.9.28

C系

電源(P/C 3C-2)系及びケーブルの復旧

H23.8.29

H23.8.30

H23.9.9

H24.9.13

H24.9.13

H24.9.28

A系

電源(P/C 3C-2)系及びケーブルの復旧

H23.8.24

H23.8.24

H23.8.30

H24.9.11

H24.9.11

H24.9.28

C系

電源(P/C 3C-2)系及びケーブルの復旧

H23.9.5

H23.9.7

H23.9.14

H24.9.11

H24.9.11

H24.9.28

A系

電源(P/C 3C-2)系及びケーブルの復旧

H23.8.2

H23.8.3

H23.8.23

H24.9.6

H24.9.6

H24.9.28

A系

パージライン本設化

H24.10.4

H24.10.4

H24.10.11

B系

パージライン本設化

H24.10.11

H24.10.11

H24.10.11

残留熱除去機器冷却系

残留熱除去機器冷却海水系

非常用ディーゼル発電設備冷却系

原子炉冷却材浄化系＊P/C ： Power Center ／ パワーセンター
所内低電圧回路に使用される動力電源盤で気中遮断器（ＡＣＢ）、保護継電器、付属計器をコンパクトに収納したもの。
＊パージライン：原子炉冷却材浄化系循環ポンプの封水ライン

平成24年10月11日、復旧が完了（100％ ）しました。

注）進捗状況の割合（％）＝（完了のマス数）／（撤去から本設切替までの全マス数ー実施対象外マス数）×１００※本設化完了後に実施した社内自主検査において、復旧計画に係る対象設備の健全性確認を行いました。

8

資料１

福島第二原子力発電所

復旧計画に基づく作業の進捗状況（平成25年３月末現在）
凡例： ■：実施中，点検中，修理中 ■：完了 ■：未着手 ■：実施対象外
日付は終了（完了）日を記入□：前回の月報からの更新箇所

４号機
対象設備

４８０V

作業内容

撤去

発電所搬入

現場据付

機能確認

本設切替

本設化完了

社内自主検査C-2系

電源盤(P/C 4C-2)新規製作

H23.9.7

H23.12.2

H23.12.9

H24.1.30

H24.1.30

H24.5.15

D-2系

電源盤(P/C 4D-2)新規製作

H23.9.30

H24.2.28

H24.3.8

H24.3.23

H24.3.23

H24.5.16

A系

電源(P/C 4C-2)系及びケーブルの復旧

H23.7.8

H23.7.8

H23.7.25

H24.2.24

H24.2.24

H24.5.15

B系

電源(P/C 4D-2)系及びケーブルの復旧

H23.7.5

H23.7.5

H23.7.7

H24.4.11

H24.4.11

H24.5.16

C系

電源(P/C 4C-2)系及びケーブルの復旧

H24.4.19

H24.4.19

H24.4.26

H24.4.26

H24.4.26

H24.5.15

D系

電源(P/C 4D-2)系及びケーブルの復旧

H23.9.5

H23.9.5

H23.9.29

H24.4.12

H24.4.12

H24.5.16

A系

電源(P/C 4C-2)系及びケーブルの復旧

H23.7.27

H23.7.27

H23.8.2

H24.2.24

H24.2.24

H24.5.15

B系

電源(P/C 4D-2)系及びケーブルの復旧

H23.9.7

H23.9.7

H23.9.21

H24.4.11

H24.4.11

H24.5.16

C系

電源(P/C 4C-2)系及びケーブルの復旧

H23.7.27

H24.4.18

H24.4.26

H24.4.26

H24.4.26

H24.5.15

D系

電源(P/C 4D-2)系及びケーブルの復旧

H24.4.17

H24.4.17

H24.4.25

H24.4.25

H24.4.25

H24.5.16

A系

電源(P/C 4C-2)系及びケーブルの復旧

H23.7.8

H23.7.8

H23.7.21

H24.2.24

H24.2.24

H24.5.15

B系

電源(P/C 4D-2)系及びケーブルの復旧

H23.3.14

H24.4.12

H24.4.12

H24.5.16

A系

パージライン本設化

H24.5.11

H24.5.11

H24.5.17

B系

パージライン本設化

H24.5.17

H24.5.17

H24.5.17

電源系

残留熱除去機器冷却系

残留熱除去機器冷却海水系

非常用ディーゼル発電設備冷却系

原子炉冷却材浄化系＊P/C ： Power Center ／ パワーセンター
所内低電圧回路に使用される動力電源盤で気中遮断器（ＡＣＢ）、保護継電器、付属計器をコンパクトに収納したもの。
＊パージライン：原子炉冷却材浄化系循環ポンプの封水ライン

平成24年５月17日、復旧が完了（100％ ）しました。

注）進捗状況の割合（％）＝（完了のマス数）／（撤去から本設切替までの全マス数ー実施対象外マス数）×１００※本設化完了後に実施した社内自主検査において、復旧計画に係る対象設備の健全性確認を行いました。

9

資料１

福島第二原子力発電所

復旧計画に基づく作業の進捗状況（平成25年３月末現在）
凡例： ■：実施中，点検中，修理中 ■：完了 ■：未着手 ■：実施対象外
日付は終了（完了）日を記入□：前回の月報からの更新箇所

共通設備
対象設備

点検内容

撤去

発電所搬入

現場据付

機能確認

本設切替

本設化完了

社内自主検査

１・２号

新規製作・取替

H24.12.7

H24.12.10

H25.2.18

H25.2.18

H25.2.18

３・４号

新規製作・取替

H24.9.4

H24.9.11

H24.9.21

H24.9.21

H24.9.21

放水口モニタ平成25年2月18日、復旧が完了（100％ ）しました。

注）進捗状況の割合（％）＝（完了のマス数）／（撤去から本設切替までの全マス数ー実施対象外マス数）×１００※本設化完了後に実施した社内自主検査において、復旧計画に係る対象設備の健全性確認を行いました。

10

資料２

＜写真＞

復旧計画に基づく主な作業状況（平成25年３月）●１号機 原子炉建屋付属棟内 電源盤（M/C 1HPCS）の本設化完了（３月１日）
津波の影響を受けた１号機原子炉建屋付属棟内の電源盤（M/C 1HPCS）については、３月１日に機能確認を行い、正常に機能することを確認し、本設化が完了しました。
電源盤（M/C 1HPCS）

N

海

海水熱交換器建屋
タービン建屋
原子炉建屋

４号機

３号機

２号機

１号機

：設置箇所

機能確認後の様子【平成25年３月１日本設化完了】（平成25年３月12日撮影）●１号機 原子炉建屋付属棟内 非常用ディーゼル発電設備（Ｈ系）の本設化完了（３月21日）
津波の影響を受けた１号機原子炉建屋付属棟内の非常用ディーゼル発電設備（Ｈ系）［制御盤、発電機、ディーゼル機関、補機設備］については、３月21日までに機能確認を行い、正常に機能することを確認し、本設化が完了しました。

海N
海水熱交換器建屋
タービン建屋

確認運転（ディーゼル機関上部）の様子
原子炉建屋【平成25年２月１日本設化完了】（平成25年２月１日撮影）

４号機

３号機

２号機

１号機

：設置箇所

確認運転（制御盤）の様子【平成25年３月21日本設化完了】（平成25年３月19日撮影）

確認運転（発電機）の様子

確認運転（ディーゼル機関上部）の様子【平成25年３月21日本設化完了】（平成25年３月21日撮影）【平成25年３月21日本設化完了】（平成25年３月21日撮影）

11●１号機 原子炉建屋付属棟内 直流電源 充電器・蓄電池（Ｈ系）の本設化完了（３月14日）海N
海水熱交換器建屋

津波の影響を受けた１号機直流電源（充電器盤ならびに蓄電池）については、３月14日までに機能確認を行い、正常に機能することを確認し、本設化が完了しました。

タービン建屋
原子炉建屋

：設置箇所
４号機

３号機

２号機

１号機

機能確認後の様子（充電器盤）

機能確認後の様子（蓄電池）【平成25年３月12日本設化完了】（平成25年４月１日撮影）【平成25年３月14日本設化完了】（平成25年３月14日撮影）●１号機 原子炉建屋内 残留熱除去系（Ａ系）電動機の本設化完了（３月15日）
津波の影響を受けた１号機電源盤（M/C 1C）の本設化完了に伴い、３月15日までに１号機残留
熱除去系（Ａ系）電動機へ電源供給後確認運転を行い、正常に機能することを確認し、本設化が完了しました。
残留熱除去系（Ａ系）電動機海N
海水熱交換器建屋
タービン建屋
原子炉建屋

：設置箇所
４号機

３号機

２号機

１号機

確認運転の様子【平成25年３月15日本設化完了】（平成25年３月15日撮影）

12●１号機 海水熱交換器建屋内 残留熱除去機器冷却系（Ｂ・Ｄ系）電動機の本設化完了（３月１日）
海

津波の影響を受けた１号機電源盤（P/C
1D-2）の本設化完了に伴い、３月１日までに１号機残留熱除去機器冷却系（Ｂ・Ｄ系）電動機への電源供給元を仮設電源から本設化した電源盤に切り替えました。
また、切替後、正常に機能することを確認し、本設化が完了しました。

N
海水熱交換器建屋
タービン建屋
原子炉建屋

：設置箇所
４号機

３号機

２号機

１号機

残留熱除去機器冷却系（Ｂ系）電動機
本設ケーブル

本設ケーブル

仮設ケーブル
仮設ケーブル（撤去予定）

残留熱除去機器冷却系（Ｂ系）電動機

仮設ケーブル取外作業の様子（平成25年２月26日撮影）

本設ケーブルへの切替完了【平成25年３月１日本設化完了】（平成25年３月14日撮影）●１号機 海水熱交換器建屋内 残留熱除去機器冷却海水系（Ｂ・Ｄ系）電動機の本設化完了（３月４日）
海

津波の影響を受けた１号機電源盤（P/C
1D-2）の本設化完了に伴い、３月４日までに１号機残留熱除去機器冷却海水系（Ｂ・Ｄ系）電動機への電源供給元を仮設電源から本設化した電源盤に切り替えました。
また、切替後、正常に機能することを確認し、本設化が完了しました。

N
海水熱交換器建屋
タービン建屋
原子炉建屋

：設置箇所
４号機

３号機

２号機

１号機

本設ケーブル

本設ケーブル

仮設ケーブル
残留熱除去機器冷却
海水系（Ｂ系）電動機

00

本設ケーブル切替作業前（平成25年２月25日撮影）

仮設ケーブル（撤去予定）

残留熱除去機器冷却海水系（Ｂ系）電動機
本設ケーブルへの切替完了【平成25年３月４日本設化完了】（平成25年３月14日撮影）

13

●１号機 海水熱交換器建屋内 非常用ディーゼル発電設備冷却系（Ｂ系）電動機の本設化完了（３月１日）

海

N

津波の影響を受けた１号機電源盤（P/C
1D-2）の本設化完了に伴い、３月１日までに、非常用ディーゼル発電設備冷却系（Ｂ系）電動機への電源供給元を仮設電源から本設化した電源盤に切り替えました。
また、切替後、正常に機能することを確認し、本設化が完了しました。

海水熱交換器建屋
タービン建屋
原子炉建屋

：設置箇所
４号機

３号機

２号機

１号機

本設ケーブル

非常用ディーゼル発電設備
冷却系（Ｂ系）電動機

12

仮設ケーブル

本設ケーブル

非常用ディーゼル発電設備冷却系（Ｂ系）電動機
本設ケーブルへの切替完了

本設ケーブル切替作業前（平成25年２月25日撮影）【平成25年３月１日本設化完了】（平成25年４月１日撮影）

14

●１号機 原子炉建屋内 高圧炉心スプレイ系電動機の本設化完了（３月25日）

津波の影響を受けた１号機電源盤（M/C 1HPCS）の本設化完了に伴い、３月25日までに１号機高圧炉心スプレイ系電動機へ電源供給後確認運転を行い、正常に機能することを確認し、本設化が完了しました。
高圧炉心スプレイ系電動機
海N
海水熱交換器建屋
タービン建屋
原子炉建屋

：設置箇所
４号機

３号機

２号機

１号機

確認運転の様子【平成25年３月25日本設化完了】（平成25年３月25日撮影）●１号機 海水熱交換器建屋内 高圧炉心スプレイ系補機冷却系電動機の本設化完了（３月14日）

津波の影響を受けた１号機電源盤（M/C 1HPCS）の本設化完了に伴い、３月14日までに１号機高圧炉心スプレイ系補機冷却系電動機へ電源供給後確認運転を行い、正常に機能することを確認し、本設化が完了しました。

海N
海水熱交換器建屋
タービン建屋
原子炉建屋

：設置箇所
４号機

３号機

２号機

１号機

高圧炉心スプレイ系補機冷却系電動機

確認運転の様子【平成25年３月14日本設化完了】（平成25年３月14日撮影）

15

●１号機 海水熱交換器建屋内 高圧炉心スプレイ系補機冷却海水系電動機の本設化完了（３月18日）
津波の影響を受けた１号機電源盤（M/C 1HPCS）の本設化完了に伴い、３月18日までに１号機
高圧炉心スプレイ系補機冷却海水系電動機へ電源供給後確認運転を行い、正常に機能することを確認し、本設化が完了しました。

海N
海水熱交換器建屋
タービン建屋
原子炉建屋

：設置箇所
４号機

３号機

２号機

１号機

高圧炉心スプレイ系
補機冷却海水系電動機

確認運転の様子【平成25年３月18日本設化完了】（平成25年３月18日撮影）●１号機 海水熱交換器建屋内 原子炉補機冷却系（Ａ・Ｂ系）電動機の本設化完了（３月８日）
津波の影響を受けた１号機電源盤（A系:P/C 1C-2,B系:P/C 1D-2）の本設化完了に伴い、３月８日までに、原子炉補機冷却系（Ａ・Ｂ系）電動機への電源供給元を仮設電源から本設化した電源盤に切り替えました。
また、切替後、正常に機能することを確認し、本設化が完了しました。
仮設ケーブル（撤去予定）
海N
海水熱交換器建屋
タービン建屋
原子炉建屋

：設置箇所
４号機

３号機

２号機

１号機

原子炉補機冷却系（Ａ系）電動機

本設ケーブル

原子炉補機冷却系（Ａ系）電動機
本設ケーブルへの切替完了【平成25年３月８日本設化完了】（平成25年３月14日撮影）

16

資料３ー１●４号機

４号機圧力抑制室点検の完了

圧力抑制室点検（水中作業）完了について

・平成 23 年東北地方太平洋沖地震の影響を確認するため、平成 25 年２月 28 日から３月６日にかけて、ダイバーの潜水による目視確認を行いました。
・圧力抑制室内の各設備に地震の影響による変形・損傷等の異常は確認されませんでした。
・圧力抑制室内の壁面、底面、および機器等の表面の一部に、塗装の剥離や錆が認められましたが、いずれも圧力抑制室の機能に影響はありません。

（平成 25 年３月８日お知らせ済み）

原子炉格納容器断面図（概略図）

ベント管サポート

ベント管

錆

錆
ベント管

ベント管サポート

圧力抑制室内筒部

残留熱除去系（Ｂ）吸込ストレーナ

溶接線

塗装剥離
残留熱除去系（Ｂ）ストレーナ近傍壁面

圧力抑制室底面

溶接線

圧力抑制室底面図（概略図）

逃し安全弁排気管（蒸気吹出口）

塗装剥離

圧力抑制室底面【参考】○今回の圧力抑制室点検にて、針金、プラスチック片が確認されました。
○機器の健全性に影響を与えるものではありません。
※平成 25 年３月８日ホームページ掲載[３月７日不適合管理委員会審議分]
URL； http://www.tepco.co.jp/nu/f2-np/incomp/2012/130307-j.pdf

針金（長さ約 40cm）

17

プラスチック片（直径約２cm）

資料３ー２ 地震訓練ならびに総合火災訓練の実施●福島第二原子力発電所における「地震訓練」ならびに「総合火災訓練」の実施について
平成25年３月21日に、消防法に基づき作成された消防計画に従い、「地震訓練」なら
びに「総合火災訓練」を実施しました。
○実施内容＜地震訓練＞
地震発生直後に行うべき初動対応（パニック防止、退避判断、誘導、救出等）の重要性について、発電所全体で認識を高めました。

＜総合火災訓練＞
今回は、発電所周辺の大規模火災に備えた防火対策を踏まえ、発電所敷地の森林火災を想定し、当所の自衛消防隊ならびに公設消防隊（双葉地方広域市町村圏組合消防本部富岡消防署）による連
携放水ならびに給水隊による給水後方支援訓練を実施し、防火安全対策の向上を図りました。

【目的】【訓練内容】＜地震訓練＞＜地震訓練＞
・避難命令の発令ならびに高台への避難誘導訓練
・避難中に発生した負傷者の搬送訓練
・各グループの人員点呼確認 等

平成21年の消防法一部改訂により、大規模地震の発生を想定した避難訓練の実施が定められていることを踏まえ、震度６強の地震発生を想定した避難訓練を実施し、有事における初動対応の重要性を認識する。

＜総合火災訓練＞・緊急時通報システム、所内放送等を使用した
火災発生情報伝達訓練
・作業員への避難指示・誘導訓練
・避難中に発生した負傷者の救助、搬送訓練
・自衛消防隊ならびに公設消防隊による消火訓練等＜総合火災訓練＞発電所周辺の大規模火災に備えた防火対策を踏まえ、発電所敷地の森林火災を想定し、自衛消防隊と公設消防隊による連携放水ならびに給水隊による給水後方支援訓練を実施し、防火安全対策の向上を図る。

主な訓練風景避難誘導訓練の様子

人員点呼確認後の様子

消火訓練の様子（手前；自衛消防隊員 奥；公設消防隊員）

18

資料３ー３電源の強化対策● 緊急用高台電源設備（高台軽油タンク設備）の設置および常設ケーブルの敷設について○当所では、緊急安全対策として全交流電源喪失時における電源供給のより一層の信頼性向上を図るた
め、空冷式ガスタービン発電機車（定格容量：4,500kVA）を平成 24 年６月 25 日ならびに同年９月 27 日に配備しております。
（計２台）○このたび、空冷式ガスタービン発電機車へ安定した燃料供給を確保するため、４号機北西側の高台（海抜約 46ｍ）に容量 200 キロリットルの高台軽油タンクを設置しました。
（平成 25 年３月 29 日竣工）
○併せて、全交流電源喪失時における電源供給ラインを常時確保するため、原子炉建屋への常設ケーブル等を敷設しました。

緊急用高台電源設備
５００ｋV開閉所

タンクローリー車（社外）

空冷式ガスタービン
発電機車

多回路開閉器富岡線

海抜 約 46ｍ

高台軽油タンク
１～４号機へ

常設ケーブル３号機
空冷式ガスタービン発電機車 → 多回路開閉器→ １～４号機の負荷タンクの様式：二重殻タンク
タンク容量 ：計２００キロリットル
タンク数：２基（１基：１００キロリットル）

高台軽油タンク設備および空冷式ガスタービン発電機車設置状況
主排気筒

４号機

３号機

２号機

固定式給油機
多回路開閉器
制御車

高台軽油タンク（地下）への給油の様子【平成 25 年３月 27 日撮影】

空冷式ガスタービン発電機

空冷式ガスタービン発電機車【平成 25 年４月１日撮影】

19