報道発表資料
大阪市城東区今福東 1-4-12 〒536-0002
TEL06-6935-2200 FAX06-6935-2268（コード番号７９７２ 東証１部 ・ 大証１部）

平成２０年１月８日

耐火性能試験認定仕様と異なる仕様の製品を販売した件について
株式会社イトーキ（代表取締役社長：金子清孝、本社：大阪市）では、平成19年11月19日付けの国土交通省通知（国住指第3121号）に基づいて当社製品の実態調査を実施したところ、認定を受けた製品43品目中12品目について認定仕様と異なる仕様の製品を過去に販売した実績があることが判明し、平成19年12月20日付けで国土交通省にこの旨の報告書を提出いたしました。

これら耐火性能試験認定仕様と異なる仕様の製品12品目（別紙ご参照）の内、防火・耐火パネルは8品目、金庫室用壁体パネルが4品目となっております。このような認定仕様と異なる製品を販売した背景としては、製品の改良・改善を行う場合も耐火性能に関する認定試験を改めて受けなければならないという認識が欠如していたこと、社内の管理体制が不十分であったことなどによるものと考えております。
今回の当社の不適切な対応により、納入先様をはじめ関係の皆様方に多大なるご迷惑とご心配をおかけすることになりましたことを深くお詫び申し上げます。

当該製品につきましては、事実関係判明後、直ちに製造・販売を中止しており、改めて性能確認試験を受けるべく再認定申請を行うこととしております。また、当該製品の納入先様につきましては、この間の事実関係を書面でご報告させていただくとともに、万一、再認定の結果が不適であった場合は納入先様と協議を行い、当社として責任をもって最善の方策を講じる所存でございます。

今後の認定製品の管理につきましては品質保証統括部に管理権限を一元化するとともに、コンプライアンス委員会が品質保証統括部の監査を行うことで、性能試験に抜け漏れのないよう再発防止に万全を期してまいります。

以上

本件に関するお問い合わせ先株式会社 イトーキ
緊急対策事務局広報担当 種田 義之 TEL: 03-5566-7041 FAX: 03-5566-7040

添付資料

耐火性能試験認定仕様と異なる仕様の製品リスト
No. 分類

認定番号名 称

平成20年1月8日
株式会社 イトーキ
疑義の内容疑義が生じた原因

今後の対応

販売実績

軽量コンクリート充てん／
両面鋼板張間仕切壁

・パネル及び連結部の構造変更を実施。

施工性、耐火性能向上を目的にパネル及び連結部の構造を凹凸形状に設計変更を行っていた。認定商品と ・変更した仕様での耐火性能試験をするためには改めての試験を受け、認定申請しなけれ 実施し、新認定取得予定。
ばならないとの意識が欠如していた。

６６件（５，１００㎡）

FP060NP-9025

両面鋼板張／石綿スレート系パネル間仕切壁

認定仕様の芯材には石綿が使用されていたがこれを無石綿に変更、そのほか、改良・改善のため、パネル構造・認定書では芯材は石綿スレート系パネルと記載されていや施工方法の変更を数箇所行っていた。その後も製造・変更した仕様での耐火性能試験をるところ、繊維混入けい酸カルシュウム板を使用。
中止等により、同等性能を有する芯材への変更を行っ実施し、新認定取得予定。
・パネル連結部の構造変更を実施。
たが、この間、認定商品とするためには改めての試験を・芯材の材料を3度に渡って仕様変更実施。
受け、認定申請しなければならないとの意識が欠如していた。

８４件（６，２００㎡）。

FP060NP-9027

認定構造の２５ｍｍ幅で実際に施工したとき、加熱発泡材が若干大きいことが原因で、パネル間隔にバラつきが発生した。品質安定化のため１５ｍｍ幅に変更した。
・変更した仕様での耐火性能試験を
両面鋼板張／繊維混入けい ・認定書ではパネルジョイント部における加熱発泡材の幅計算上１５mm幅においても必要十分な発泡量があり、実施し、新認定取得予定。
酸カルシウム板間仕切壁
２５ｍｍとされているところ、１５ｍｍに変更。
耐火性能への影響はないと判断した。認定商品とする
ためには改めての試験を受け、認定申請しなければならないとの意識が欠如していた。

１４件（１，６００㎡）。

4

FP060NP-0036

軽量気泡セメントモルタル
充てん／両面鋼板張／間仕切壁組立の安定化と施工性向上を目的にパネル下端・床固定部の設計変更を行った。認定商品とするためには改 ・変更した仕様での耐火性能試験をめての試験を受け、認定申請しなければならないとの意 実施し、新認定取得予定。
識が欠如していた。

７５件（６，７００㎡）。

5

FP060NP-9313

・認定書では芯材は石綿スレート系パネルと記載されてい石綿セメントけい酸カルシウ
るところ、繊維混入けい酸カルシュウム板を使用。
ム板・ロックウール充填／両・塗装・接着剤について、認定書とは異なる材料に変更。
面鋼板・せっこうボード裏張間・笠木部分・巾木部分について、認定書とは異なる構造に仕切り変更。

施工品質、生産性向上を目的として複数箇所の仕様変更をおこなった。それぞれの変更に際し耐火性能の低・変更した仕様での耐火性能試験を下は無い事を自社で判断した。認定商品とするために実施し、新認定取得予定
は改めての試験を受け、認定申請しなければならないとの意識が欠如していた。

４６件（２，８００㎡）、継続して調査中

FP060NP-9333

・認定書では芯材は石綿スレート系パネルと記載されていロックウール充てん／両面塗 るところ、繊維混入けい酸カルシュウム板を使用。
装鋼板・せっこうボード重張間 ・塗装・接着剤について、認定書とは異なる材料に変更。
・笠木部分・巾木部分について、認定書とは異なる構造に仕切壁変更。

施工品質、生産性向上を目的として複数箇所の仕様変更をおこなった。それぞれの変更に際し耐火性能の低・変更した仕様での耐火性能試験を下は無い事を自社で判断した。認定商品とするために実施し、新認定取得予定は改めての試験を受け、認定申請しなければならないとの意識が欠如していた。

９５件（１１，３００㎡）、継続して調査
中

QF045NP－9049

・認定書では芯材は石綿スレート系パネルと記載されているところ、繊維混入けい酸カルシュウム板を使用。
両面鋼板・せっこうボード張／・塗装・接着剤について、認定書とは異なる材料に変更。
軽量鉄骨下地間仕切壁・笠木部分・巾木部分について、認定書とは異なる構造に変更。

施工品質、生産性向上を目的として複数箇所の仕様変更をおこなった。それぞれの変更に際し耐火性能の低・変更した仕様での準耐火性能試験 ２１件（２，６００㎡）、下は無い事を自社で判断した。認定商品とするためにを実施し、新認定取得予定
継続して調査中は改めての試験を受け、認定申請しなければならないとの意識が欠如していた。

123

67

FP060NP-9011

金庫室用・
書
庫室用
壁体
パ
ネ
ル

防火・
耐火
パ
ネル

・パネル下端・床固定部の構造変更を2度実施。

添付資料

耐火性能試験認定仕様と異なる仕様の製品リスト
No. 分類

8

耐火
パ
ネル

認定番号

FP060NP－9349

名 称

平成20年1月8日
株式会社 イトーキ
疑義の内容疑義が生じた原因

今後の対応

販売実績

両面鋼板・ロックウール板張
間仕切壁

お客様の要求への対応の一環としておこなった。変更に際し他の不燃試験でメラミンでの発熱量のほうがアクリ・認定書ではアクリル樹脂焼付け塗装とあるが、メラミン樹ルにくらべて小さいことを確認し耐火性能の低下が無い ・材料変更した仕様での耐火性能試
調査中
脂焼付け塗装仕様を追加、仕様の拡大を行った事を確認した。認定商品とするためには改めての試験 験を実施し、新認定取得予定
・接着剤について、認定書とは異なる材料に変更。
を受け、認定申請しなければならないとの意識が欠如していた。

網入板ガラス入ペーパーコ
アー充てん鋼製片引き戸

・認定書では引き戸及び戸袋パネルの鋼板の厚さ０．５mm して複数箇所の仕様変更をおこなった。表面板厚は厚くなると記載されているところ、０．６mmに変更。
方向なので耐火性能向上と判断。塗装に関してはメラミンの・認定書ではアクリル樹脂焼付け塗装とあるが、メラミン樹 ほうが発熱量が少ないことを確認。接着剤は含有有機量が ・変更した仕様での防火扉性能試験を同等以下であることを確認。以上の事由より耐火性能に低 実施し、新認定取得予定脂焼付け塗装仕様を追加、仕様の拡大を行った・認定書では接着剤は水溶性ゴム系（SBR)とあるが、アク 下はないと判断した。認定商品とするためには改めての試験を受け、認定申請しなければならないとの意識が欠如してリル樹脂系に変更。

調査中・認定書では引き戸の鋼板の厚さ０．５mmと記載されているところ、０．６mmに変更。
・認定書ではアクリル樹脂焼付け塗装とあるが、メラミン樹
脂焼付け塗装仕様を追加、仕様の拡大を行った・認定書では接着剤は水溶性ゴム系（SBR)とあるが、アクリル樹脂系に変更。

調査中

外観品質向上及び生産性向上及び市場要求対応を目的と

9EB－9555

防火戸

1011いた。

EB－9556

網入板ガラス入ペーパーコ
アー充てん鋼製片引き戸

NM－0140

接着品質改良のため仕様変更をおこなった。変更に際・認定書では接着剤として酢酸ビニール樹脂系と記載され し壁装協会の通則認定を参考にし、接着剤にはシー
せっこうボード裏張/レーヨン・ラーを含んでもいいと自社で解釈、過去の認定結果より ・材料変更した仕様での不燃性能試ているところ、酢酸ビニール、でんぷん系混合に変更。
調査中
アクリル混紡織物壁紙張/メラ・シーラーとして認定書には記載されていないシクロヘキサ 不燃性能にも大きな影響はないと判断した。認定商品と 験を実施し、新認取得予定
ミン樹脂系塗装鋼板するためには改めての試験を受け、認定申請しなけれン系を使用。
ばならないとの意識が欠如していた。

NM－8451

両面レーヨンクロス張/ロック ・芯材の形状について、認定書とは異なる仕様に変更。
ウール積層中空板・接着剤について、認定書とは異なる材料に変更。

不燃パ
ネル
12

外観品質向上及び市場要求対応を目的として２箇所の仕様変更をおこなった。表面板厚は厚くなる方向なので耐火性能向上と判断。塗装に関してはメラミンのほうが発熱量が少 ・変更した仕様での防火扉性能試験をないことを確認。以上の事由より耐火性能に低下はないと判 実施し、新認定取得予定断した。認定商品とするためには改めての試験を受け、認定申請しなければならないとの意識が欠如していた。

芯材の生産中止に伴い、不燃性能の低下は無いものと判断し仕様変更を行った。認定商品とするためには改 ・変更した仕様での不燃性能試験をめての試験を受け、認定申請しなければならないとの意 実施し、新認取得予定識が欠如していた。

８９２件（22,000面）

添付資料

金庫室用・書庫室用壁体パネル

防火・耐火パネル

防火戸

不燃パネル