福島第二原子力発電所 復旧計画の進捗状況について（月報：平成 24 年７月）
平 成 24 年 ８ 月 ３ 日
東京電力株式会社
福島第二原子力発電所
福島第二原子力発電所では、現在、原子力事業者防災業務計画に基づき策定した復旧計画（平成 24 年１月 31 日提出、５月 31 日改訂）に則り、プラントの冷温停止維持に係わる設備等の復旧を進めています。
平成 24 年７月末現在の復旧作業等の状況について、以下のとおりお知らせします。
１．復旧計画の進捗状況
１～３号機における復旧作業は順調に進んでいます。
４号機は、平成 24 年５月 17 日までに、冷温停止の維持に必要な設備等について本設設備への復旧および社内自主検査が完了し、復旧計画に係るこれまでの実施状況についてとりまとめ、５月 31 日、国に報告しました。（平成 24 年５月 31 日お知らせ済み）

平成23年度

平成24年度
上期▼1/31 復旧計画書を提出

１号機

44％（41％）

２号機

46％（43％）

３号機
４号機

下期
７月末69％（69％）

注

復旧完了（予定）▽
復旧完了（予定）▽▽復旧完了（予定）

100％（5/17復旧完了）●表中の％は、復旧計画に基づく復旧作業（本設化完了まで）の平成 24 年７月末時点の進捗割合。
（）内の％は前月末時点の同割合。詳細は資料１を参照。

●本設化完了後に実施する社内自主検査において、復旧計画に係る対象設備の健全性確認を行うこととしている（号機毎）。
（注）３号機は資料１の各ステップに変動がなかったため前月同様の進捗割合となっているものの、各種作業は順調に進捗している。

２．復旧計画に基づく主な作業状況（平成 24 年７月）
○１号機海水熱交換器建屋内 電源盤（P/C 1C-2）の据付完了
津波の影響をうけた１号機海水熱交換器建屋内の電源盤（P/C 1C-2）については、新たに製作しておりましたが、７月 10 日、現場据付が完了しました。
【資料１・資料２参照】
今後、本設への切替えに向けて耐電圧試験等の機能確認を行うとともに、関連する各系統へ電源供給するためのケーブル本設復旧作業等を進めてまいります。
1

○１号機海水熱交換器建屋内 残留熱除去機器冷却系（Ｃ系）の機能確認完了
津波の影響をうけた１号機海水熱交換器建屋内の残留熱除去機器冷却系（Ｃ系）
電動機については、修理を行った後、５月 22 日までに同建屋１階に戻しておりま
すが、７月 24 日までに仮設の電源およびケーブルにて試運転を行い、機能に問題がないことを確認しました。【資料１・資料２参照】
今後、本設への切替えに向けてケーブル本設復旧作業等を進めてまいります。
○２号機海水熱交換器建屋内 電源盤（P/C 2D-2）の撤去完了
津波の影響をうけた２号機海水熱交換器建屋内の電源盤（P/C 2D-2）の撤去が７月６日に完了しました。
【資料１参照】
今後、新たに電源盤を製作し、本設への切替えに向けて復旧作業等を進めてまいります。
３．その他
原子炉内に装荷されている燃料については、設備に対する維持管理の簡素化の観点から、原子炉開放および燃料移動に必要な設備＊１の健全性評価を行い、準備が整った時点で使用済燃料貯蔵プールへ移動することとしています。
（平成 24 年１月31 日お知らせ済み）
４号機については、平成 24 年５月 17 日までに冷温停止の維持に必要な設備等の本設化が完了しましたが、原子炉開放および燃料移動に必要な設備については、６月26 日までに点検を終了、７月２日までに評価を終え、健全であることを確認しました。（平成 24 年７月３日お知らせ済み）
現在、原子炉開放（９月 10 日目途）に向けて準備を進めています。
当社は、緊急事態解除宣言時に原子力安全委員会から示された４項目の留意事項＊２を踏まえ、引き続き、復旧計画に基づく原子力災害事後対策を進め、さらなる信頼性向上に努めてまいります。
なお、留意事項のうち４．については、平成 24 年３月末までに対象系統の抽出を行い、現在、各対象系統への影響についての評価を実施中です。
以2上※添付資料・資料１・資料２・資料３

福島第二原子力発電所 復旧計画に基づく作業の進捗状況（平成 24 年７月末現在）＜写真＞ 復旧計画に基づく主な作業状況（平成 24 年７月）
・１号機海水熱交換器建屋内 電源盤（P/C 1C-2）の据付完了
・１号機海水熱交換器建屋内残留熱除去機器冷却系（Ｃ系）の機能確認完了＜写真＞ その他トピックス（平成 24 年７月）
・モニタリングポストにおける津波の影響と現況＊１ 原子炉開放および燃料移動に必要な設備
原子炉建屋天井クレーン、燃料取扱装置、使用済燃料貯蔵ラック、使用済燃料貯蔵プール＊２

原子力安全委員会から示された４項目の留意事項
平成 23 年 12 月 26 日、原子力安全委員会から内閣総理大臣に対して、当社福島第二原子力発電所に係る原子力緊急事態解除宣言を行っても差し支え無い旨の意見が示されるとともに、同宣言を行うにあたっての留意事項が示された。また、平成 24 年１月
11 日、経済産業省原子力安全・保安院から、福島第二原子力発電所の復旧計画の策定
およびその実施にあたっては、当該留意事項について対応するよう指示があった。
１．福島第二原子力発電所の一部の設備については、仮設設備となっており、これらの設備について適切に維持管理を行うこと。また、計画的に仮設設備の依存度を下げること。
２．残留熱除去系の一部等の安全設備が復旧していないことから、それらが復旧するまでの間、状況に応じて適切な管理を行うこと。また、自然災害等に備えて、更なる安全確保に万全を期すこと。
３．作業員の安全を含め安全管理に徹底を期すこと。
４．冷温停止にいたるまでに、通常時と異なる圧力・温度等の履歴があったことを踏まえ、施設に対するこれらの影響を検討すること。

3

資料１
進捗に係わる各ステップの日付の定義は以下のとおり。
○○
○
○

撤去
発電所搬入
現場据付
機能確認→
→→→

○
○

本設切替→
本設化完了予定 →対象設備を取り外し、搬出が完了した日
対象設備の工場修理（新規製作）後、構内の設置建屋への搬入が完了した日
対象設備をすべて架台に設置完了した日
対象設備単体が復旧し、系統として機能することを確認した日（例）電源盤であれば受電した日、設備であれば系統復旧後（電源除く）の試験運転を実施し問題ないことを確認した日

福島第二原子力発電所

復旧計画に基づく作業の進捗状況（平成24年７月末現在）
凡例： ■：実施中，点検中，修理中 ■：完了 ■：未着手 ■：実施対象外
日付は終了（完了）日を記入□：前回の月報からの更新箇所

１号機
対象設備
６．９ｋV

４８０V

電源系

電源系

作業内容

ィーゼル
発電設
備

直流電源

発電機
ディーゼル機関撤去

発電所搬入

現場据付

H23.10.31

H24.3.15

H24.3.28

機能確認

本設切替

本設化
完了予定

C系

電源盤 (M/C 1C)新規製作

H系

電源盤 (M/C 1HPCS)新規製作

C-1系

電源盤 (P/C 1C-1)新規製作

H23.12.7

H24.4.13

H24.4.19

H2４．下期※１

C-2系

電源盤 (P/C 1C-2)新規製作

H23.11.11

H24.7.3

H24.7.10

H2４．下期

D-2系 電源盤 (P/C 1D-2)新規製作

H23.12.14

H24.6.12

H24.6.18

H2４．下期※１

制御盤関係
非常用
デ等

仮設から本設に切り替えた日（主に電源）
本設化完了の予定時期（完了したものは、完了日）

H24．下期

新規製作

A系

新規製作及び修理

H2４．上期※１

H24．下期
H23.8.29

H24．下期

修理

H24．下期

補助設備

新規製作及び修理

H24.1.23

H24．下期

制御盤関係

新規製作

H23.11.15

H24．下期

新規製作及び修理

H23.10.19

H24．下期発電機
ディーゼル機関

H系

修理

H24．下期

補助設備

新規製作及び修理

H24.1.23

H24．下期

充電器

新規製作

H23.9.16

H24．下期

新規製作

H23.6.3

H24．下期

蓄電池

H系

地震計

新規製作・取替

低圧炉心スプレイ系

高圧電源(M/C 1C)系及びケーブルの復旧

H24.6.1

H24.6.13

H24．下期※１

H2４．下期4

社内自主検査資料１

福島第二原子力発電所

復旧計画に基づく作業の進捗状況（平成24年７月末現在）
凡例： ■：実施中，点検中，修理中 ■：完了 ■：未着手 ■：実施対象外
日付は終了（完了）日を記入□：前回の月報からの更新箇所

１号機
対象設備
残留熱除去系

残留熱除去機器冷却系

残留熱除去機器冷却海水系

非常用ディーゼル発電設備冷却系

原子炉冷却材浄化系

作業内容

撤去

発電所搬入

現場据付

機能確認

本設切替

本設化
完了予定
※１

A系

高圧電源(M/C 1C)系及びケーブルの復旧

C系

高圧電源 (M/C 1C)系及びケーブルの復旧

A系

電源 (P/C 1C-2)系及びケーブルの復旧

H23.10.26

H23.10.27

H23.11.9

H24．下期B系

電源(P/C 1D-2)系及びケーブルの復旧

H23.9.20

H23.9.21

H23.9.26

H2４．下期

H23.11.17

H2４．下期

H2４．下期※１※１

C系

電源(P/C 1C-2)系及びケーブルの復旧

H24.5.22

H24.5.22

H24.7.24

H24．下期D系

電源 (P/C 1D-2)系及びケーブルの復旧

H23.9.20

H23.9.20

H24.3.15

H2４．下期

A系

電源(P/C 1C-2)系及びケーブルの復旧

H23.8.5

H23.11.2

H23.11.11

H24．下期

B系

電源(P/C 1D-2)系及びケーブルの復旧

H24.4.5

H24.4.12

H2４．下期※１

C系

電源 (P/C 1C-2)系及びケーブルの復旧

D系

電源(P/C 1D-2)系及びケーブルの復旧

A系

電源(P/C 1C-2)系及びケーブルの復旧

B系電源(P/C 1D-2)系及びケーブルの復旧

A系

電源(P/C 1C-1)系及びケーブルの復旧及びパージライン本設化

B系

パージライン本設化

H23.8.5

H24.5.15※１

H24．下期

H24.1.6

H24.1.12

H2４．下期※１

H23.10.26

H23.10.27

H23.11.4

H24．下期

H23.11.22

H23.11.25

H23.11.26

H2４．下期※１
H24．下期
H2４．下期※１

高圧炉心スプレイ系

高圧電源(M/C 1HPCS)系及びケーブルの復旧

H24．下期

高圧炉心スプレイ系補機冷却系

高圧電源(M/C 1HPCS)系及びケーブルの復旧

H24．下期

高圧炉心スプレイ系補機冷却海水系

高圧電源(M/C 1HPCS)系及びケーブルの復旧

H24．下期

A系

電源 (P/C 1C-2)系及びケーブルの復旧

H24.6.12

H24.6.13

H24.6.19

H24．下期

B系

電源(P/C 1D-2)系及びケーブルの復旧

H23.7.2

H23.7.4

H23.7.14

H24．下期

復水補給水系

A系

電源 (P/C 1C-1)系及びケーブルの復旧

H24．下期

非常用ガス処理系

A系

電源 (P/C 1C-1)系及びケーブルの復旧

H24．下期

原子炉補機冷却系＊M/C ： Metal-Clad Switch Gear ／ メタクラ
所内高電圧回路に使用される動力電源盤で、磁気遮断器または真空遮断器、保護継電器、付属計器をコンパクトに収納したもの。

現在の進捗状況の割合は＊P/C ： Power Center ／ パワーセンター
所内低電圧回路に使用される動力電源盤で気中遮断器（ＡＣＢ）、保護継電器、付属計器をコンパクトに収納したもの。

４４％ です。

（前月41％）

注）進捗状況の割合（％）＝（完了のマス数）／（撤去から本設切替までの全マス数ー実施対象外マス数）×100※本設化完了後に実施する社内自主検査において、復旧計画に係る対象設備の健全性確認を行うこととしています。

＊パージライン：原子炉冷却材浄化系循環ポンプの封水ライン※１

復旧工程の見直しに伴い、本設化完了予定を「H24.上期」から「H24.下期」に変更。

5※１

社内自主検査資料１

福島第二原子力発電所

復旧計画に基づく作業の進捗状況（平成24年７月末現在）
凡例： ■：実施中，点検中，修理中 ■：完了 ■：未着手 ■：実施対象外
日付は終了（完了）日を記入□：前回の月報からの更新箇所

２号機
対象設備
４８０V

作業内容

撤去

発電所搬入

現場据付

機能確認

本設切替

本設化
完了予定

C-2系

電源盤(P/C 2C-2)新規製作

H24.6.13

H24.下期

D-2系

電源盤 (P/C 2D-2)新規製作

H24.7.6

H24.下期

A系

電源(P/C 2C-2)系及びケーブルの復旧

H23.8.6

H24.下期

B系

電源(P/C 2D-2)系及びケーブルの復旧

H23.3.14

H24.下期

C系

電源(P/C 2C-2)系及びケーブルの復旧

D系電源(P/C 2D-2)系及びケーブルの復旧

A系

電源(P/C 2C-2)系及びケーブルの復旧

H23.7.28

B系

電源(P/C 2D-2)系及びケーブルの復旧

H24.3.1

H24.下期

C系

電源(P/C 2C-2)系及びケーブルの復旧

H23.8.2

H24.下期

D系

電源(P/C 2D-2)系及びケーブルの復旧

H23.9.12

H23.9.12

H23.10.12

H24.下期

A系

電源(P/C 2C-2)系及びケーブルの復旧

H23.7.26

H23.7.26

H23.8.3

H24.下期

B系

電源(P/C 2D-2)系及びケーブルの復旧

H23.3.14

H24.下期

A系

電源(P/C 2C-2)系及びケーブルの復旧

H24.6.5

H24.6.5

H24.6.14

H24.下期B系電源(P/C 2D-2)系及びケーブルの復旧

H23.6.28

H23.6.28

H23.7.12

H24.下期A系

パージライン本設化

B系

パージライン本設化

電源系

残留熱除去機器冷却系
H24.下期

H23.7.28

H23.3.24

H24.下期

H23.8.6

H24.下期

残留熱除去機器冷却海水系

非常用ディーゼル発電設備冷却系

原子炉補機冷却系

H2４．下期※１

原子炉冷却材浄化系

高圧炉心スプレイ系補機冷却海水系

電動機新規製作＊M/C ： Metal-Clad Switch Gear ／ メタクラ
所内高電圧回路に使用される動力電源盤で、磁気遮断器または真空遮断器、保護継電器、付属計器をコンパクトに収納したもの。

※２

H24.上期

H23.9.2

現在の進捗状況の割合は＊P/C ： Power Center ／ パワーセンター
所内低電圧回路に使用される動力電源盤で気中遮断器（ＡＣＢ）、保護継電器、付属計器をコンパクトに収納したもの。

H2４．下期※１

46％ です。

（前月43％）

注）進捗状況の割合（％）＝（完了のマス数）／（撤去から本設切替までの全マス数ー実施対象外マス数）×１００※本設化完了後に実施する社内自主検査において、復旧計画に係る対象設備の健全性確認を行うこととしています。
※本表の各ステップに変動がなかったため前月同様の割合となっているものの、各種作業は順調に進捗しています。

＊パージライン：原子炉冷却材浄化系循環ポンプの封水ライン※１※２

復旧工程の見直しに伴い、本設化完了予定を「H24.上期」から「H24.下期」に変更。
進捗に係わる各ステップの定義に基づき、「未着手」から「実施対象外」に訂正。

6

社内自主検査資料１

福島第二原子力発電所

復旧計画に基づく作業の進捗状況（平成24年７月末現在）
凡例： ■：実施中，点検中，修理中 ■：完了 ■：未着手 ■：実施対象外
日付は終了（完了）日を記入□：前回の月報からの更新箇所

３号機
対象設備４８０V

電源系

作業内容

撤去

発電所搬入

現場据付H23.9.15

H24.1.26

H24.1.27

機能確認

本設切替

本設化
完了予定

C-2系

電源盤(P/C 3C-2)新規製作

A系

電源(P/C 3C-2)系及びケーブルの復旧

H23.8.2

H23.8.3

H23.8.26

H24.上期

C系

電源(P/C 3C-2)系及びケーブルの復旧

H23.8.29

H23.8.30

H23.9.9

H24.上期

A系

電源(P/C 3C-2)系及びケーブルの復旧

H23.8.24

H23.8.24

H23.8.30

H24.上期

C系

電源(P/C 3C-2)系及びケーブルの復旧

H23.9.5

H23.9.7

H23.9.14

H24.上期

A系

電源(P/C 3C-2)系及びケーブルの復旧

H23.8.2

H23.8.3

H23.8.23

H24.上期A系

パージライン本設化

H24.上期B系

パージライン本設化

H24.上期

H24.上期

残留熱除去機器冷却系

残留熱除去機器冷却海水系

非常用ディーゼル発電設備冷却系

原子炉冷却材浄化系＊M/C ： Metal-Clad Switch Gear ／ メタクラ
所内高電圧回路に使用される動力電源盤で、磁気遮断器または真空遮断器、保護継電器、付属計器をコンパクトに収納したもの。
＊P/C ： Power Center ／ パワーセンター
所内低電圧回路に使用される動力電源盤で気中遮断器（ＡＣＢ）、保護継電器、付属計器をコンパクトに収納したもの。
＊パージライン：原子炉冷却材浄化系循環ポンプの封水ライン

現在の進捗状況の割合は６９％ です。

（前月69％）

注）進捗状況の割合（％）＝（完了のマス数）／（撤去から本設切替までの全マス数ー実施対象外マス数）×１００※本設化完了後に実施する社内自主検査において、復旧計画に係る対象設備の健全性確認を行うこととしています。
※本表の各ステップに変動がなかったため前月同様の割合となっているものの、各種作業は順調に進捗しています。

7

社内自主検査資料１福島第二原子力発電所

復旧計画に基づく作業の進捗状況（平成24年７月末現在）
凡例： ■：実施中，点検中，修理中 ■：完了 ■：未着手 ■：実施対象外
日付は終了（完了）日を記入□：前回の月報からの更新箇所

４号機
対象設備

４８０V

作業内容

撤去

発電所搬入

現場据付

機能確認

本設切替

本設化完了

社内自主検査C-2系

電源盤(P/C 4C-2)新規製作

H23.9.7

H23.12.2

H23.12.9

H24.1.30

H24.1.30

H24.5.15

D-2系

電源盤(P/C 4D-2)新規製作

H23.9.30

H24.2.28

H24.3.8

H24.3.23

H24.3.23

H24.5.16

A系

電源(P/C 4C-2)系及びケーブルの復旧

H23.7.8

H23.7.8

H23.7.25

H24.2.24

H24.2.24

H24.5.15

B系

電源(P/C 4D-2)系及びケーブルの復旧

H23.7.5

H23.7.5

H23.7.7

H24.4.11

H24.4.11

H24.5.16

C系

電源(P/C 4C-2)系及びケーブルの復旧

H24.4.19

H24.4.19

H24.4.26

H24.4.26

H24.4.26

H24.5.15

D系

電源(P/C 4D-2)系及びケーブルの復旧

H23.9.5

H23.9.5

H23.9.29

H24.4.12

H24.4.12

H24.5.16

A系

電源(P/C 4C-2)系及びケーブルの復旧

H23.7.27

H23.7.27

H23.8.2

H24.2.24

H24.2.24

H24.5.15

B系

電源(P/C 4D-2)系及びケーブルの復旧

H23.9.7

H23.9.7

H23.9.21

H24.4.11

H24.4.11

H24.5.16

C系

電源(P/C 4C-2)系及びケーブルの復旧

H23.7.27

H24.4.18

H24.4.26

H24.4.26

H24.4.26

H24.5.15

D系

電源(P/C 4D-2)系及びケーブルの復旧

H24.4.17

H24.4.17

H24.4.25

H24.4.25

H24.4.25

H24.5.16

A系

電源(P/C 4C-2)系及びケーブルの復旧

H23.7.8

H23.7.8

H23.7.21

H24.2.24

H24.2.24

H24.5.15

B系

電源(P/C 4D-2)系及びケーブルの復旧

H23.3.14

H24.4.12

H24.4.12

H24.5.16

A系

パージライン本設化

H24.5.11

H24.5.11

H24.5.17

B系

パージライン本設化

H24.5.17

H24.5.17

H24.5.17

電源系

残留熱除去機器冷却系

残留熱除去機器冷却海水系

非常用ディーゼル発電設備冷却系

原子炉冷却材浄化系＊M/C ： Metal-Clad Switch Gear ／ メタクラ
所内高電圧回路に使用される動力電源盤で、磁気遮断器または真空遮断器、保護継電器、付属計器をコンパクトに収納したもの。

復旧が完了（100％ ）しました。

＊P/C ： Power Center ／ パワーセンター
所内低電圧回路に使用される動力電源盤で気中遮断器（ＡＣＢ）、保護継電器、付属計器をコンパクトに収納したもの。

注）進捗状況の割合（％）＝（完了のマス数）／（撤去から本設切替までの全マス数ー実施対象外マス数）×１００＊パージライン：原子炉冷却材浄化系j循環ポンプの封水ライン※本設化完了後に実施した社内自主検査において、復旧計画に係る対象設備の健全性確認を行いました。

平成24年５月17日、

8

資料１

福島第二原子力発電所

復旧計画に基づく作業の進捗状況（平成24年７月末現在）
凡例： ■：実施中，点検中，修理中 ■：完了 ■：未着手 ■：実施対象外
日付は終了（完了）日を記入□：前回の月報からの更新箇所

共通設備
対象設備

点検内容

撤去

発電所搬入現場据付

機能確認

本設切替

本設化完了予定

１・２号

新規製作・取替

H24.下期

３・４号

新規製作・取替

H24.上期

放水口モニタ

現在の進捗状況の割合は０％ です。

（前月０％）

注）進捗状況の割合（％）＝（完了のマス数）／（撤去から本設切替までの全マス数ー実施対象外マス数）×１００※本設化完了後に実施する社内自主検査において、復旧計画に係る対象設備の健全性確認を行うこととしています。

9

社内自主検査資料２＜写真＞

復旧計画に基づく主な作業状況（平成24年７月）●１号機海水熱交換器建屋内 電源盤（P/C 1C-2）の据付完了（７月10日）
津波の影響をうけた１号機海水熱交換器建屋内の電源盤（P/C 1C-2）については、新たに製作しておりましたが、７月10日、現場据付が完了しました。

海N
海水熱交換器建屋
タービン建屋
原子炉建屋

：設置箇所
４号機

３号機

２号機

１号機

電源盤（P/C 1C-2）

据付前据付完了（平成24年７月10日）（平成24年６月８日撮影）（平成24年７月24日撮影）●１号機海水熱交換器建屋内 残留熱除去機器冷却系（Ｃ系）の機能確認完了（７月24日）
津波の影響をうけた１号機海水熱交換器建屋
内の残留熱除去機器冷却系（Ｃ系）電動機については、修理を行った後、５月22日までに同建屋１階に戻しておりますが、７月24日までに仮設の電源およびケーブルにて試運転を行い、機能に問題がないことを確認しました。

海N
海水熱交換器建屋
タービン建屋
原子炉建屋

：設置箇所
４号機

３号機

２号機

１号機残留熱除去機器
冷却系（Ｃ系）電動機

１号機

振動測定器

温度計
１号機残留熱除去機器
冷却系（Ｃ系）電動機

電動機据付後の機能確認

電動機据付後の機能確認（試運転時の温度測定）（平成24年７月24日撮影）（試運転時の振動測定）（平成24年７月24日撮影）

10

資料３

＜写真＞

その他トピックス（平成24年７月）●モニタリングポストにおける津波の影響と現況○モニタリングポスト（ＭＰ）は、福島第二原子力発電所の敷地境界付近に７基設置しており、空間線量率（一時間当たりの放射線の量)を継続的に計測しています。
○東北地方太平洋沖地震に伴う津波の影響により、モニタリングポスト７基（ＭＰ－１～７）のうち、ＭＰ－７が流失し測定が不可能となりましたが、その後、可搬型モニタリングポストを用いて測定を実施しました。
また、ＭＰ－６は津波により被水しましたが、機器の健全性は保たれ計測を継続実施していました。
○その後、流失したＭＰ－７については、平成23年12月21日に本設化（新規製作・設置）が完了しました。
○被水したＭＰ－６については、平成23年10月21日に、予防保全を目的に機器の取替工事を実施しました。
○モニタリングポストの測定値については、当社ホームページで公開しています。http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/f2/index-j.html○モニタリングポストの設備概要と測定から公表までの流れ● モニタリングポスト１箇所毎に、低い線量率を測ることのできる「低レンジ検出器」と、高い線量率まで測ることのできる「高レンジ検出器」が設置されています。
● 検出器近傍の建物内には、検出された放射線を放射線量率に換算する機器等が設置されています。
● モニタリングポストの空間線量率の測定データは、発電所の免震重要棟内にあるデータ収集処理装置で集計・記録・整理・解析が行われ、当社ホームページにおいて測定データを公開しています。

機器などが収納されている建物

ＭＰ（高レンジ検出器）
ＭＰ（低レンジ検出器）
ＭＰ－７（平成24年７月24日撮影）

データ収集処理装置

当社ホームページ

モニタリングポストの津波の影響と現況（表）被水の有無

津波直後の稼働状況

現在の稼働状況（H24．7月末）

ＭＰ－１

無○

○

ＭＰ－２

無○

○

ＭＰ－３

無○

○

ＭＰ－４

無○

○

ＭＰ－５

無○

○

ＭＰ－６
ＭＰ－７

有(検出器および建物内機器の一部が被水)○（津波により被水したものの機器の健全性は保たれ計測可能であった）○(H23.10.21取替完了)

有×○（検出器および建物が全流失)（津波により流失）(H23.12.21本設化完了)＜凡例＞ ○：稼動可，×：稼動不可

11

○津波の影響を受けたＭＰ－６● ＭＰ－６は、津波により検出器本体ならびに制御盤や建物内の機器の一部が被水しましたが、機器の健全性は保たれ計測を継続実施していました。
● 平成23年10月11日～10月21日にかけて、予防保全を目的に機器の取替工事を実施しました。

①震災後のＭＰ－６②瓦礫の撤去作業（平成23年４月３日撮影）(平成23年４月４日撮影）

検出器本体および建物内の機器の一部が被水。

津波により運ばれてきた瓦礫の撤去作業を実施。

③瓦礫の撤去作業終了後の検出器④検出器本体等の取替工事を実施（平成23年４月４日撮影）（平成24年７月23日撮影）
平成23年10月21日までに、検出器本体ならびに建物内機器の取替えが完了。

瓦礫の撤去により検出器周辺の放射線環境が変化し、ＭＰ－６の測定値が低下。

12

○津波の影響を受けたＭＰ－７● ＭＰ－７は、津波により流失したため、平成23年３月21日より可搬型モニタリングポストを用いて測定をしていました。
● その後、検出器本体を設置し、仮設モニタリングポストによる測定を平成23年６月13日より開始していました。
● 平成23年12月21日に本設化工事が完了し、以後、新設したモニタリングポストにより測定を実施しています。

①震災前のＭＰ－７②津波により検出器および建物が流失（平成16年３月17日撮影）（平成23年４月24日撮影）③仮設のＭＰ－７④新設したＭＰ－７（平成23年８月26日撮影）（平成24年７月24日撮影）

平成23年６月13日より、仮設モニタリングポストで測定を開始。

平成23年12月21日に本設工事が完了。

13

○モニタリングポストの定期点検● 平成24年７月10日～８月２日にかけて、原子力災害特別措置法に基づく定期点検（１回／年）を実施しました。
● 点検の結果、モニタリングポスト全基について、測定機器や設備に異常がないことを確認しました。

定期点検の主な流れ（ＭＰ－５高レンジ検出器，平成24年７月18日撮影）①測定値の確認
きわめて低い線量であり人体に影響がない校正用の線源を照射し、検出器が正しく測定できているかを確認。
建物内にある監視盤にて校正用線源による照射時の測定値が判定基準値以内であることを確認。

ＭＰ（低レンジ検出器）
校正用の線源（ラジウム）ＭＰ （高レンジ検出器）

モニタリングポストへの校正用線源の照射監視盤にて測定値を確認③窒素ガスの封入②検出器の清掃

検出器を格納している容器内の湿度を一定に保ち、検出器の精度を維持するため、窒素ガスを封入。

モニタリングポストのカバーを外し、内部を清掃。

窒素ガス封入の様子

モニタリングポストカバー内部清掃の様子

14

○モニタリングポストの測定値（平成23年３月11日～平成24年７月31日）● 平成23年３月14日22時７分にＭＰ－１、３月15日０時12分にＭＰ－３の地点で敷地境界での放射線量がそれぞれ５μSv/h以上になり、原子力災害対策特別措置法第10条特定事象（敷地境界放射線量上昇）と判断しましたが、本事象は、当発電所に起因するものではなく、福島第一原子力発電所における事故に伴い大気中に放出された放射性物質の影響によるものと推定しました。
● 平成23年４月３日９時30分以降、当所敷地境界で検出された放射線量が５μSv/hを下回って推移し、同年４月８日８時23分に原子力災害対策特別措置法第10条特定事象（敷地境界放射線量上昇）から復帰したものと判断しました。
● 平成24年７月31日現在、ＭＰ－１～７の測定値は0.5～1.3μSv/hです。

モニタリングポスト測定値の推移（平成23年３月11日～平成24年７月31日）（μＳｖ／ｈ）
1000

No.1

No.2

No.3

No.4

No.5

No.6

No.7

100

1010.1

0.01
3/114/11

5/116/117/118/119/11 10/11 11/11 12/11平成23年

1/112/113/114/115/11

平成24年（参考）福島第二原子力発電所構内の空間線量率（平成24年７月31日午後４時30分現在）
ＭＰ－２

ＭＰ－１

0.9 μSv/h

1.3 μSv/h

ＭＰ－３
1.3 μSv/h
発電所海側①ＭＰ－４

0.2 μSv/h

1.2 μSv/h
発電所海側②ＭＰ－５

0.2 μSv/h

事務本館

1.1 μSv/h

事務本館前

ＭＰ－６

ＭＰ－７

0.6 μSv/h

0.5 μSv/h

150.8 μSv/h

6/117/11