福島第二原子力発電所 復旧計画の進捗状況について（月報：平成 25 年４月）
平 成 25 年 ５ 月 ８ 日
東京電力株式会社
福島第二原子力発電所
福島第二原子力発電所では、現在、原子力事業者防災業務計画に基づき策定した復旧計画（平成 24 年１月 31 日提出、５月 31 日改訂１、10 月 16 日改訂２、11 月 21 日改訂
３、平成 25 年３月 29 日改訂４）に則り、プラントの冷温停止維持に係わる設備等の復旧を進めています。
平成 25 年４月末現在の復旧作業等の状況について、以下のとおりお知らせします。
復旧計画の進捗状況○２・３・４号機については、冷温停止の維持に必要な設備等について本設設備への復旧が完了しました。
○１号機については、冷温停止の維持に必要な設備等の本設設備への復旧作業を進めており、平成 25 年度上期中に復旧完了予定です。

平成23年度

平成24年度
上期

平成25年度下期

上期
４月末▼H24.1.31 復旧計画書を提出

98％（98％）注

１号機

100％（H25.2.15復旧完了）

２号機▽本設化完了(予定)△復旧完了(予定)

100％（H24.10.11復旧完了）

３号機

100％（H24.5.17復旧完了）

４号機●表中の％は、復旧計画に基づく復旧作業（本設化完了まで）の平成 25 年４月末時点の進捗割合。
（）内の％は前月末時点の同割合。詳細は資料１を参照。

●本設化完了後に実施する社内自主検査において、復旧計画に係る対象設備の健全性確認を行うこととしています（号機毎）。
（注）１号機は資料１の各ステップに変動がなかったため、前月同様の進捗割合となっているものの、各種作業は順調に進んでいます。

1

当社は、緊急事態解除宣言時に原子力安全委員会から示された４項目の留意事項＊を踏まえ、引き続き復旧計画に基づく原子力災害事後対策を進め、さらなる信頼性向上に努めてまいります。
なお、留意事項のうち４．については、平成 24 年３月末までに対象系統の抽出を行い、現在、各対象系統への影響について評価を実施中です。
以＊上原子力安全委員会から示された４項目の留意事項
平成 23 年 12 月 26 日、原子力安全委員会から内閣総理大臣に対して、当社福島第二原子力発電所に係る原子力緊急事態解除宣言を行っても差し支え無い旨の意見が示されるとともに、同宣言を行うにあたっての留意事項が示された。また、平成 24 年
１月 11 日、経済産業省原子力安全・保安院から、福島第二原子力発電所の復旧計画の策定およびその実施にあたっては、当該留意事項について対応するよう指示があった。
１．福島第二原子力発電所の一部の設備については、仮設設備となっており、これらの設備について適切に維持管理を行うこと。また、計画的に仮設設備の依存度を下げること。
２．残留熱除去系の一部等の安全設備が復旧していないことから、それらが復旧するまでの間、状況に応じて適切な管理を行うこと。また、自然災害等に備えて、更なる安全確保に万全を期すこと。
３．作業員の安全を含め安全管理に徹底を期すこと。
４．冷温停止にいたるまでに、通常時と異なる圧力・温度等の履歴があったことを踏まえ、施設に対するこれらの影響を検討すること。

【添付資料】
資料１ 福島第二原子力発電所 復旧計画に基づく作業の進捗状況（平成 25 年４月末現在）

2

資料１
進捗に係わる各ステップの日付の定義は以下のとおり。
○
○
○
○

撤去
発電所搬入
現場据付
機能確認→→→→

○
○

本設切替→
本設化完了予定 →対象設備を取り外し、搬出が完了した日
対象設備の工場修理（新規製作）後、構内の設置建屋への搬入が完了した日
対象設備をすべて架台に設置完了した日
対象設備単体が復旧し、系統として機能することを確認した日（例）電源盤であれば受電した日、設備であれば系統復旧後（電源除く）の試験運転を実施し問題ないことを確認した日

福島第二原子力発電所

復旧計画に基づく作業の進捗状況（平成25年４月末現在）
凡例： ■：実施中，点検中，修理中 ■：完了 ■：未着手 ■：実施対象外
日付は終了（完了）日を記入□：前回の月報からの更新箇所

１号機 （1/2）
対象設備
６．９ｋV

４８０V

電源系

電源系

作業内容

発電機

ィー

ディーゼル機関撤去

発電所搬入

現場据付

機能確認
H24.9.27

本設切替

本設化
完了予定

社内自主検査H24.9.27（ 注１ ）

C系

電源盤 (M/C 1C)新規製作

H23.10.31

H24.3.15

H24.3.28

H系

電源盤 (M/C 1HPCS)新規製作

H24.8.29

H24.10.24

H24.11.1

H25.3.1

H25.3.1

H25.4.9

C-1系

電源盤 (P/C 1C-1)新規製作

H23.12.7

H24.4.13

H24.4.19

H24.10.29

H24.10.29（ 注１ ）

C-2系

電源盤 (P/C 1C-2)新規製作

H23.11.11

H24.7.3

H24.7.10

H25.1.28

H25.1.28（ 注１ ）

D-2系 電源盤 (P/C 1D-2)新規製作
制御盤関係
非常用
デ等

仮設から本設に切り替えた日（主に電源）
本設化完了の予定時期（完了したものは、完了日）

A系

H23.12.14

H24.6.12

H24.6.18

H24.12.27

H24.12.27（ 注１ ）

新規製作

H24.8.2

H24.9.21

H24.10.1

H25.2.13

H25.2.13（ 注１ ）

新規製作及び修理

H23.8.29

H24.8.20

H24.8.31

H25.2.13

H25.2.13（ 注１ ）

H25.2.1

H25.2.1（ 注１ ）

H25.1.31

H25.1.31（ 注１ ）

修理

補助設備

新規製作及び修理

H24.1.23

制御盤関係

新規製作

H23.11.15

H24.11.5

H24.11.9

H25.3.21

H25.3.21

H25.4.9

発電機

新規製作及び修理

H23.10.19

H24.10.18

H24.11.1

H25.3.21

H25.3.21

H25.4.9

H25.3.21

H25.3.21

H25.4.9

新規製作及び修理

H24.1.23

H25.2.23

H25.2.23

H25.3.21

H25.3.21

H25.4.9

新規製作

H23.9.16

H24.12.3

H24.12.3

H25.3.12

H25.3.12

H25.3.18

新規製作

H23.6.3

H24.12.3

H24.12.18

H25.3.14

H25.3.14

H25.3.18

地震計

新規製作・取替

H24.8.3

H24.6.1

H24.6.13

H24.8.6

H24.11.27

低圧炉心スプレイ系

高圧電源(M/C 1C)系及びケーブルの復旧

H25.2.23（ 注１ ）

ゼル
発
電設
備

ディーゼル機関

H系

充電器
蓄電池

H24.12.12

修理

補助設備

直流電源

H24.12.11

H系

H24.8.6
H25.2.23

3

H25.2.23

資料１

福島第二原子力発電所

復旧計画に基づく作業の進捗状況（平成25年４月末現在）
凡例： ■：実施中，点検中，修理中 ■：完了 ■：未着手 ■：実施対象外
日付は終了（完了）日を記入□：前回の月報からの更新箇所

１号機 （2/2）
対象設備
残留熱除去系

残留熱除去機器冷却系

残留熱除去機器冷却海水系

非常用ディーゼル発電設備冷却系

原子炉冷却材浄化系

作業内容

発電所搬入

現場据付

機能確認

本設切替

本設化
完了予定

社内自主検査A系

高圧電源(M/C 1C)系及びケーブルの復旧

H23.11.17

H25.3.15

H25.3.15（ 注１ ）

C系

高圧電源 (M/C 1C)系及びケーブルの復旧

H24.10.22

H24.10.22

H24.10.22（ 注１ ）A系

電源 (P/C 1C-2)系及びケーブルの復旧

H23.10.26

H23.10.27

H23.11.9H25.2.7

H25.2.7（ 注１ ）

B系

電源(P/C 1D-2)系及びケーブルの復旧

H23.9.20

H23.9.21

H23.9.26

H25.3.1

H25.3.1（ 注１ ）

C系

電源(P/C 1C-2)系及びケーブルの復旧

H24.5.22

H24.5.22

H24.7.24

H25.2.12

H25.2.12（ 注１ ）D系

電源 (P/C 1D-2)系及びケーブルの復旧

H23.9.20

H23.9.20

H24.3.15

H25.3.1

H25.3.1（ 注１ ）A系

電源(P/C 1C-2)系及びケーブルの復旧

H23.8.5

H23.11.2

H23.11.11

H25.2.7

H25.2.7（ 注１ ）

B系

電源(P/C 1D-2)系及びケーブルの復旧

H24.4.5

H24.4.12

H25.3.4

H25.3.4（ 注１ ）H24.5.15

H25.1.18

H25.2.8

H25.2.8（ 注１ ）

H24.1.6

H24.1.12

H25.3.4

H25.3.4（ 注１ ）C系

電源 (P/C 1C-2)系及びケーブルの復旧

D系

電源(P/C 1D-2)系及びケーブルの復旧

A系

電源(P/C 1C-2)系及びケーブルの復旧

H23.10.26

H23.10.27

H23.11.4

H25.2.5

H25.2.5（ 注１ ）

B系

電源(P/C 1D-2)系及びケーブルの復旧

H23.11.22

H23.11.25

H23.11.26

H25.3.1

H25.3.1（ 注１ ）A系

電源(P/C 1C-1)系及びケーブルの復旧及びパージライン本設化（ 注２ ）

H25.上期（ 注２ ）

B系

パージライン本設化（ 注２ ）

H25.上期（ 注２ ）H25.3.25

H25.3.25

H25.3.25

H25.4.9

H24.12.13

H25.3.14

H25.3.14

H25.3.14

H25.4.9

H24.12.26

H25.3.18

H25.3.18

H25.3.18

H25.4.9

高圧炉心スプレイ系

高圧電源(M/C 1HPCS)系及びケーブルの復旧

高圧炉心スプレイ系補機冷却系

高圧電源(M/C 1HPCS)系及びケーブルの復旧

高圧炉心スプレイ系補機冷却海水系

高圧電源(M/C 1HPCS)系及びケーブルの復旧

原子炉補機冷却系撤去

H23.8.5

H24.12.13

A系

電源 (P/C 1C-2)系及びケーブルの復旧

H24.6.12

H24.6.13

H24.6.19

H25.3.7

H25.3.7

H25.3.19

H23.7.2

H23.7.4

B系

電源(P/C 1D-2)系及びケーブルの復旧

H23.7.14

H25.3.8

H25.3.8H25.3.15

復水補給水系

A系

電源 (P/C 1C-1)系及びケーブルの復旧

H25.2.7

H25.2.7

H25.2.7

H25.3.28

非常用ガス処理系

A系

電源 (P/C 1C-1)系及びケーブルの復旧

H24.12.14

H24.12.14

H24.12.14

H24.12.14＊M/C ： Metal-Clad Switch Gear ／ メタクラ
所内高電圧回路に使用される動力電源盤で、磁気遮断器または真空遮断器、保護継電器、付属計器をコンパクトに収納したもの。
＊P/C ： Power Center ／ パワーセンター
所内低電圧回路に使用される動力電源盤で気中遮断器（ＡＣＢ）、保護継電器、付属計器をコンパクトに収納したもの。
＊パージライン：原子炉冷却材浄化系循環ポンプの封水ライン

現在の進捗状況の割合は９８% です。（前月98％）（注１）復旧計画対象設備である残留熱除去機器冷却海水系（Ｂ系）の配管ライニング補修に伴い、 社内自主検査実施
時期を平成24年度下期から平成25年度上期に変更。
（注２）社内自主検査の工程調整の結果、本設切替および社内自主検査実施時期を平成24年度下期から平成25年度上期に変更。
注）進捗状況の割合（％）＝（完了のマス数）／（撤去から本設切替までの全マス数ー実施対象外マス数）×100
本設化完了後に実施する社内自主検査において、復旧計画に係る対象設備の健全性確認を行うこととしています。

4資料１

福島第二原子力発電所

復旧計画に基づく作業の進捗状況（平成25年４月末現在）
凡例： ■：実施中，点検中，修理中 ■：完了 ■：未着手 ■：実施対象外
日付は終了（完了）日を記入□：前回の月報からの更新箇所

２号機
対象設備

４８０V

作業内容

撤去

発電所搬入

現場据付

機能確認

本設切替

本設化完了

社内自主検査C-2系

電源盤(P/C 2C-2)新規製作

H24.6.13

H24.9.3

H24.9.11

H24.11.12

H24.11.12

H25.2.15

D-2系

電源盤 (P/C 2D-2)新規製作

H24.7.6

H24.10.15

H24.10.29

H24.12.25

H24.12.25

H25.2.1

A系

電源(P/C 2C-2)系及びケーブルの復旧

H23.8.6

H24.11.28

H24.11.28

H25.2.15

B系

電源(P/C 2D-2)系及びケーブルの復旧

H23.3.14

H25.1.28

H25.1.28

H25.2.1

C系

電源(P/C 2C-2)系及びケーブルの復旧

H24.11.28

H24.11.28

H24.11.28

H25.2.15

D系

電源(P/C 2D-2)系及びケーブルの復旧

H23.3.24

H25.1.28

H25.1.28

H25.2.1

A系

電源(P/C 2C-2)系及びケーブルの復旧

H23.7.28

H23.7.28

H23.8.6

H24.11.26

H24.11.26

H25.2.15

B系

電源(P/C 2D-2)系及びケーブルの復旧

H24.3.1

H24.9.11

H25.1.30

H25.1.30

H25.1.30

H25.2.1

C系

電源(P/C 2C-2)系及びケーブルの復旧

H23.8.2

H24.9.13

H24.11.29

H24.11.29

H24.11.29

H25.2.15

D系

電源(P/C 2D-2)系及びケーブルの復旧

H23.9.12

H23.9.12

H23.10.12

H25.1.30

H25.1.30

H25.2.1

A系

電源(P/C 2C-2)系及びケーブルの復旧

H23.7.26

H23.7.26

H23.8.3

H24.11.26

H24.11.26

H25.2.15

B系

電源(P/C 2D-2)系及びケーブルの復旧

H23.3.14

H25.1.29

H25.1.29

H25.2.1

A系

電源(P/C 2C-2)系及びケーブルの復旧

H24.6.5

H24.6.5

H24.6.14

H24.11.29

H24.11.29

H25.1.21

B系

電源(P/C 2D-2)系及びケーブルの復旧

H23.6.28

H23.6.28

H23.7.12

H25.1.29

H25.1.29

H25.2.13

A系

パージライン本設化

H25.1.22

H25.1.22

H25.2.13

B系

パージライン本設化

H25.1.16

H25.1.16

H25.2.13

H24.10.11

H25.2.15

電源系

残留熱除去機器冷却系

残留熱除去機器冷却海水系

非常用ディーゼル発電設備冷却系

原子炉補機冷却系

原子炉冷却材浄化系
高圧炉心スプレイ系補機冷却海水系

電動機新規製作

H23.9.2＊P/C ： Power Center ／ パワーセンター
所内低電圧回路に使用される動力電源盤で気中遮断器（ＡＣＢ）、保護継電器、付属計器をコンパクトに収納したもの。
＊パージライン：原子炉冷却材浄化系循環ポンプの封水ライン

平成25年2月15日、

H24.10.3

H24.10.3

H24.10.11

復旧が完了（100％ ）しました。

注）進捗状況の割合（％）＝（完了のマス数）／（撤去から本設切替までの全マス数ー実施対象外マス数）×１００※本設化完了後に実施した社内自主検査において、復旧計画に係る対象設備の健全性確認を行いました。

5

資料１

福島第二原子力発電所

復旧計画に基づく作業の進捗状況（平成25年４月末現在）
凡例： ■：実施中，点検中，修理中 ■：完了 ■：未着手 ■：実施対象外
日付は終了（完了）日を記入□：前回の月報からの更新箇所

３号機
対象設備
４８０V

電源系

作業内容

撤去

発電所搬入

現場据付

機能確認

H23.9.15

H24.1.26

H24.1.27

H24.8.27

本設切替

本設化完了

社内自主検査H24.8.27

H24.9.28

C-2系

電源盤(P/C 3C-2)新規製作

A系

電源(P/C 3C-2)系及びケーブルの復旧

H23.8.2

H23.8.3

H23.8.26

H24.9.12

H24.9.12

H24.9.28

C系

電源(P/C 3C-2)系及びケーブルの復旧

H23.8.29

H23.8.30

H23.9.9

H24.9.13

H24.9.13

H24.9.28

A系

電源(P/C 3C-2)系及びケーブルの復旧

H23.8.24

H23.8.24

H23.8.30

H24.9.11

H24.9.11

H24.9.28

C系

電源(P/C 3C-2)系及びケーブルの復旧

H23.9.5

H23.9.7

H23.9.14

H24.9.11

H24.9.11

H24.9.28

A系

電源(P/C 3C-2)系及びケーブルの復旧

H23.8.2

H23.8.3

H23.8.23

H24.9.6

H24.9.6

H24.9.28

A系

パージライン本設化

H24.10.4

H24.10.4

H24.10.11

B系

パージライン本設化

H24.10.11

H24.10.11

H24.10.11

残留熱除去機器冷却系

残留熱除去機器冷却海水系

非常用ディーゼル発電設備冷却系

原子炉冷却材浄化系＊P/C ： Power Center ／ パワーセンター
所内低電圧回路に使用される動力電源盤で気中遮断器（ＡＣＢ）、保護継電器、付属計器をコンパクトに収納したもの。
＊パージライン：原子炉冷却材浄化系循環ポンプの封水ライン

平成24年10月11日、復旧が完了（100％ ）しました。

注）進捗状況の割合（％）＝（完了のマス数）／（撤去から本設切替までの全マス数ー実施対象外マス数）×１００※本設化完了後に実施した社内自主検査において、復旧計画に係る対象設備の健全性確認を行いました。

6

資料１

福島第二原子力発電所

復旧計画に基づく作業の進捗状況（平成25年４月末現在）
凡例： ■：実施中，点検中，修理中 ■：完了 ■：未着手 ■：実施対象外
日付は終了（完了）日を記入□：前回の月報からの更新箇所

４号機
対象設備４８０V

作業内容撤去

発電所搬入

現場据付

機能確認

本設切替

本設化完了

社内自主検査C-2系

電源盤(P/C 4C-2)新規製作

H23.9.7

H23.12.2

H23.12.9

H24.1.30

H24.1.30

H24.5.15

D-2系

電源盤(P/C 4D-2)新規製作

H23.9.30

H24.2.28

H24.3.8

H24.3.23

H24.3.23

H24.5.16

A系

電源(P/C 4C-2)系及びケーブルの復旧

H23.7.8

H23.7.8

H23.7.25

H24.2.24

H24.2.24

H24.5.15

B系

電源(P/C 4D-2)系及びケーブルの復旧

H23.7.5

H23.7.5

H23.7.7

H24.4.11

H24.4.11

H24.5.16

C系

電源(P/C 4C-2)系及びケーブルの復旧

H24.4.19

H24.4.19

H24.4.26

H24.4.26

H24.4.26

H24.5.15

D系

電源(P/C 4D-2)系及びケーブルの復旧

H23.9.5

H23.9.5

H23.9.29

H24.4.12

H24.4.12

H24.5.16

A系

電源(P/C 4C-2)系及びケーブルの復旧

H23.7.27

H23.7.27

H23.8.2

H24.2.24

H24.2.24

H24.5.15

B系

電源(P/C 4D-2)系及びケーブルの復旧

H23.9.7

H23.9.7

H23.9.21

H24.4.11

H24.4.11

H24.5.16

C系

電源(P/C 4C-2)系及びケーブルの復旧

H23.7.27

H24.4.18

H24.4.26

H24.4.26

H24.4.26

H24.5.15

D系

電源(P/C 4D-2)系及びケーブルの復旧

H24.4.17

H24.4.17

H24.4.25

H24.4.25

H24.4.25

H24.5.16

A系

電源(P/C 4C-2)系及びケーブルの復旧

H23.7.8

H23.7.8

H23.7.21

H24.2.24

H24.2.24

H24.5.15

B系

電源(P/C 4D-2)系及びケーブルの復旧

H23.3.14

H24.4.12

H24.4.12

H24.5.16

A系

パージライン本設化

H24.5.11

H24.5.11

H24.5.17

B系

パージライン本設化

H24.5.17

H24.5.17

H24.5.17

電源系

残留熱除去機器冷却系

残留熱除去機器冷却海水系

非常用ディーゼル発電設備冷却系

原子炉冷却材浄化系＊P/C ： Power Center ／ パワーセンター
所内低電圧回路に使用される動力電源盤で気中遮断器（ＡＣＢ）、保護継電器、付属計器をコンパクトに収納したもの。
＊パージライン：原子炉冷却材浄化系循環ポンプの封水ライン

平成24年５月17日、復旧が完了（100％ ）しました。

注）進捗状況の割合（％）＝（完了のマス数）／（撤去から本設切替までの全マス数ー実施対象外マス数）×１００※本設化完了後に実施した社内自主検査において、復旧計画に係る対象設備の健全性確認を行いました。

7資料１

福島第二原子力発電所

復旧計画に基づく作業の進捗状況（平成25年４月末現在）
凡例： ■：実施中，点検中，修理中 ■：完了 ■：未着手 ■：実施対象外
日付は終了（完了）日を記入□：前回の月報からの更新箇所

共通設備
対象設備

点検内容

撤去

発電所搬入

現場据付

機能確認

本設切替

本設化完了

社内自主検査

１・２号

新規製作・取替

H24.12.7

H24.12.10

H25.2.18

H25.2.18

H25.2.18

３・４号

新規製作・取替

H24.9.4

H24.9.11

H24.9.21

H24.9.21

H24.9.21

放水口モニタ平成25年2月18日、復旧が完了（100％ ）しました。

注）進捗状況の割合（％）＝（完了のマス数）／（撤去から本設切替までの全マス数ー実施対象外マス数）×１００※本設化完了後に実施した社内自主検査において、復旧計画に係る対象設備の健全性確認を行いました。

8