GROHEBath
品番：35600

Rapidoスマートボックス埋込本体据付説明書(お客様にお渡しください)□ 製品の機能が十分に発揮されるように、この据付説明書の内容にそって正しく取り付けてください。
□ この据付説明書に記載されていない方法で据付され、それが原因で故障が生じた場合は、商品の保証を致しかねますのでご注意ください。
□ 据付完了後、試験運転を行い、異常が無いことを確認するとともに、｢取扱説明書｣にそってお客様に使用方法、お手入れの仕方を説明してください。
□ 施工完了後は、この説明書を同梱の取扱説明書とあわせてお客様にお渡しください。

※欠品、破損等が無いか据付前に必ず確認してください。万一欠品、キズ等があった場合はご購入先へ早めのご連絡をお願いいたします。

本体
アジャスタープレート
本体を前側の壁に取付ける場合使用します。
20mmの範囲で取付位置を調整することが出来ます。
※背面に設置の場合は設置不要です。

フラッシングインサート
本体取付後、配管内の洗浄時に使用します。
（配管洗浄方法については化粧部の施工説明書を参照してください）

保護カバー
本製品取付後から化粧部取付までの間、内部保護のため使用します。

フラッシングインサート用プラグ
樹脂のプラグです。
本製品の設置後から化粧部を取付けるまでの間、誤って止水栓を開けた場合の事故を防ぎます。

配管接続部用プラグ
金属製のプラグです。
配管接続しない吐出口に取付けます。

防水シート
防水のため、壁の下地と仕上げの間に貼付します。
【必要工具】※壁への取付穴はφ145ｍｍです。
※壁化粧材厚みは30ｍｍ以内で取り付け可能です。
※固定用のボルトは付属していません。
設置前に壁の仕様と固定方法を十分ご検討いただき、予めご用意ください。

－１－※ その他、現地で必要とする工具をご用意ください。

安全上の注意
据付前にこの｢安全上の注意｣をよくお読みの上、正しく据付してください。
ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

湯水を逆に配管しないでください。
※水を出そうとしても、湯が出てヤケドをすることがあります。
お客様に引き渡す前に凍結が予想される場合は水を抜いておいてください。
寒冷地仕様ではありませんので、水抜きには工具を必要とします。
※凍結破損で漏水し、家財を濡らす財産損害発生の恐れがあります。
据付完了後は、配管接続部分及び水栓から、水漏れの無いこと、開閉レバー、ハンドルが閉じていることを確認してください。
※漏水で、家財を濡らす財産損害発生の恐れがあります。

使用条件●給水、給湯圧力◇貯湯式温水器（ボイラー、電気温水器）と組み合わせる場合
最低必要圧力0.05MPa〔0.5kgf/㎠〕（流動圧）～最高圧力0.74MPa〔7.5kgf/㎠〕（静水圧）の範囲とします。
給水・給湯圧力は必ず同圧にしてください。
やむなく圧力差が生じる場合は最大３：１以内になるようにしてください。
◇ガス給湯器（比例制御式：16号相当）と組み合わせる場合
最低必要圧力Ａ＋0.07MPa〔0.7kgf/㎠〕（流動圧）～最高圧力0.74MPa〔7.5kgf/㎠〕（静水圧）の範囲とします。
給水・給湯圧力は必ず同圧にしてください。
やむなく圧力差が生じる場合は最大３：１以内になるようにしてください。
※Ａはガス給湯器の最低作動圧力です。
※以上は下記の条件を想定して設定されております。
開閉ボタン・ハンドルは全開です。
ガス給湯器との組合せ条件が最も悪い冬期条件（給水温度5℃、吐出温度40℃）によるものです。
給水圧力はガス給湯器直前における流動圧です。
ガス給湯器の温度調節は最高温度（60℃）設定です。温度設定は60℃以上で使用しないでください。
◇給水圧力が0.74MPa〔7.5kgf/㎠〕を超える場合は、市販の減圧弁等で適正圧力に減圧してください。
●水勢の調節及び器具の点検を容易にするために、別途止水栓の設置をおすすめします。
●給湯に蒸気を使用しないでください。
●給湯器からの出湯温度は、使用する温度より10℃以上高くしてください。

据付前の注意●給水配管が右側、給湯配管が左側に配管されていることを確かめてください。
●給水は上水道に接続してください。
※井戸水、温泉水など異物を多く含む水には使用できません。
●開梱、取り付けの際には商品の表面に傷をつけないように十分に注意してください。
●必ず配管中の異物（ゴミ、砂等）を完全に洗い流してください。
●寒冷地仕様は不凍栓等を設置した寒冷地仕様配管設備でないと使用できません。
●本体を確実に固定する為、給水・給湯配管は動かないように確実に固定してください。
●接続ネジは平行ねじG1/2です。テーパねじ（TP1/2、R1/2）には使用しないでください。
●吐水口を取付ける場合は、接続ねじは平行ねじＧ3/4・G1/2となります。
●吐水口、シャワー等の取出しには、市販のプラグで仮の止水を行って下さい。

2－２－

施工準備
Rapidoスマートボックス寸法
本体16箇所の穴を利用して設置してください。
本体側面に記載された30mmの範囲に壁仕上面が収まるように設置してください。

146
8- O 11
8- O 5135

122 118

96 145

壁への取付穴はφ143±1です。
126153

アジャスタープレートは現場の状況により、取り外して設置することが出来ます。

背面取付穴寸法（G1/2）
吐出口B

埋込寸法
75 - 105

取付穴径

170

O 143 u1

（G1/2）
吐出口C※（G1/2）
吐出口A

88

170

B

A B CxAHOTD ECOLDDEACx

C x x

Ax
xxx
C78xx

背面～接続配管中心（G1/2）
給湯口※

25xx

173xxxx

HOT COLD

70（G1/2）
給水口※

17655 -85

アジャスタープレート可動範囲※はご使用の化粧部により異なります。

主要外形寸法

注意・Rapido Smart Box は、壁の仕様に関わらず埋込寸法75ｍｍ～105ｍｍの寸法範囲で取付が可能です。
・ご使用になる化粧部によって、設置方向の異なる製品もございます。
本説明書の「吐出口使用例」をよくお読みになり、正しく設置してください。

凡例
本施工説明書に記載の各マークの凡例を以下に示します。
オーバーヘッドシャワー

サイドシャワーバス吐水フラッシングインサート
給水口・給湯口用 樹脂プラグ栓

ハンドシャワー吐水吐出口用プラグ栓

3－３－

施工手順
給水・給湯管接続について各吐出口と配管の接続は、ご使用になる化粧部によって異なります。
また、サーモスタット機能の付いた化粧部使用時と、バルブ機能のみの化粧部使用時では設置方向が異なります。詳しくは本説明書のP9以降の「吐出口使用例」をご覧のうえ、設置方法をご検討下さい。
サーモスタット機能付化粧部 ※１

バルブ機能のみの化粧部 ※２

ポイント
接続ねじは平行ねじG1/2です。
テーパねじを使用する
場合は市販のアダプターをご用意ください。

化粧部
（一例）

本体に印字の矢印が上向き

注意
配管もしくはプラグを接続する際には、ねじ部にシールテープを使用して下さい。
漏水の原因になります。

設置方向

本体に印字の矢印が下向き

本体の固定
本体の固定方法は固定する壁の仕様により異なります。施工前に十分ご検討ください。
下記の取付け例は一例です。
注意
注意
・固定用のボルトは付属していません。
設置前に固定方法を十分ご検討いた
だき、予めご用意ください。
・本体固定用の取付穴は16か所あります。
P3の寸法図をご確認ください。
・本体がしっかり固定されていることを確認してください。

埋込寸法は、必ず背面から75～105mmの間に壁仕上げ面が収まるようにしてください。
本体に印字の３０ｍｍ範囲が仕上面許容範囲です。
※1 埋込寸法最小時

本体固定例：１※2 埋込寸法最大時

本体固定例：２

背面に専用の取付けユニットを設置する

背面の土台モルタル等に設置する

4－４－

施工手順
本体の固定
本体固定例：３
ポイント

化粧下地の裏面に取付ける

アジャスタープレート
化粧下地の裏面に取付ける
場合はアジャスタープレートが利用可能です。
※背面に設置の場合は設置不要です。

アジャスタープレートの取付け位置は5mm間隔で5mm～20mmの間で調整可能です。

1. 保護カバーを外します。

4. アジャスタープレートにストッパーを仮止めします。
ポイント
ここでは奥まで差込まず仮止め状態にします。

保護カバー

2. 壁下地に下穴を書き、ホールソーで穴あけします。
ストッパー（４個）

ポイント
保護カバーは下穴径と同じφ145mmです。
テンプレートとしてご使用いただけます。

5. 本体をアジャスタープレートに取付けます。

アジャスタープレートの上下に合わせて取り付けます。

3. 壁下地裏面にアジャスタープレートを取付け、下地の前面からねじで固定します。

6. ストッパーを奥までしっかり差込み、アジャスタープレートをロックします。

ポイント・アジャスタープレートには上下があります。
湯・水のシールが付いている辺を下側に取付けてください。
・固定用ねじは同梱していません。事前にご用意ください。
・ねじ固定の位置は図の４か所の穴を利用してください。

奥まで差込みロックします注意
しっかり固定されていることを確認して下さい。

5－５－

施工手順
配管接続後の確認
1. 水準器を使用し、角度の調整をします。

3. 配管・プラグの接続部に水漏れが無いか確認します。

【垂直方向】【水平方向】

注意
排水時はバケツ等をご用意ください。

ポイント
湯・給水どちらとも通水をご確認ください。

ポイント
水平方向を図る場合、保護カバーの段差に水準器を当てて確認してください。

ポイント

注意

垂直方向を図る場合、保護カバーを外して確認してください。

接続部から水漏れしている場合、止水栓を閉め、接続部のシールテープを巻き直し、接続し直してください。

2. 止水栓を開きます。

4. 止水栓を閉じます
給湯

給水

フラッシングインサートへプラグ栓装着 (給水口・給湯口へプラグを装着)
ポイント

樹脂プラグ

本製品を設置後から化粧部取付までの間は不要な水の浸入を防ぐため、給水口・給湯口へ樹脂製プラグを必ず装着してください。
ご使用の化粧部により、給水口・給湯口の位置が異なりますので必ずご確認ください。

1. 保護カバーを外し、フラッシングインサートの取付 3. フラッシングインサートへ樹脂プラグを取付けます。
ねじを外します。

フラッシングインサート

ポイント
樹脂製プラグ
形状

2. フラッシングインサートをプライヤー等で樹脂プラグ引き抜きます。
ポイント

注意

フラッシングインサートは工具を使用し、多少揺らしながら手前に引き抜いてください。

Ｃ
注意
本体内部を傷つけないようご注意ください。

プラグ

6－６－

バルブ機能のみの化粧部を取付ける場合、給水口が一ヶ所になり、プラグの取付けもＣのみの一ヶ所になります。

施工手順
フラッシングインサートへプラグ栓装着 (給水口・給湯口へプラグを装着)
4. フラッシングインサートを本体へ取付け、5. 保護カバーを取付ける。

ねじ止めする。

保護カバー

ポイント
取付け時は、埋込本体内部の凸とインサートの凹部を合わせ、真っ直ぐに挿入してください。

注意

インサートの凹部保護カバーは内部保護のため、必ず取付けてください。

埋込本体の凸部

シートの使用方法
1.

防水シートの円部分を切り取ります。

壁の仕上げ面の処理をします。

3.

こちらを使用ポイント
外側の部分のみ使用します。
廃棄2.

壁仕上げ面の下地に防水シートを貼り付けます。

注意
シートをしない場合は、コーキング等で防水してください。

7－７－

吐出口使用例
29118/29123 ｽﾏｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙｻｰﾓ埋込化粧部 1ﾊﾞﾙﾌﾞ
配管接続例

×印は必ずプラグしてください。
ポイント
単体使用時は吐出口B、もしくは吐出口Cに配管接続すること。

注意
・吐出口Aは、３連ストップバルブと接続時にのみ使用します。
・流量開閉ボタンで制御するためには吐出口B/吐出口Cを使用すること。

使用例【単体で使用する場合の使用例】※３連ストップバルブとセットで使用する場
合は、P11、P12を参照してください。

各吐出口の流量データ

注意
このデータは最大値です。
使用するシャワー・吐水口により減少します。

8－８－

吐出口使用例
29119/29124 ｽﾏｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙｻｰﾓ埋込化粧部 2ﾊﾞﾙﾌﾞ
配管接続例

×印は必ずプラグしてください。

注意※吐出口Aと吐出口Bの同時配管は出来ません。
十分ご注意ください。

ポイント
吐出口B（またはA）に接続した配管→ 左のボタンで開閉
吐出口Cに接続の配管 → 右のボタンで開閉

使用例

左ボタンで開閉

左ボタンで開閉

右ボタンで開閉

右ボタンで開閉

各吐出口の流量データ

注意
このデータは最大値です。
使用するシャワー・吐水口により減少します。

9－９－吐出口使用例
29121/29126 ｽﾏｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙｻｰﾓ埋込化粧部 3ﾊﾞﾙﾌﾞ
配管接続例

×印は必ずプラグしてください。

ポイント
吐出口Aに接続した配管 → 左ボタンで制御吐出口Bに接続した配管 → 中央ボタンで制御吐出口Cに接続した配管 → 右ボタンで制御

使用例

各吐出口の流量データ

注意
このデータは最大値です。
使用するシャワー・吐水口により減少します。

10－１０－

吐出口使用例
29122/29127 ｽﾏｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙ埋込 3連ｽﾄｯﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞ 1/2

サーモスタット機能付化粧部を使用した場合と設置方向が異なります。ご注意ください。
注意・バルブ機能のみの化粧部の設置は、サーモスタット機能付化粧部を使用した場合と設置方向が異なります。
設置前に十分ご確認ください。
・配管接続は、必ず図の通り行って下さい。
※動作不良の原因となります。

配管接続例29122/29127
他品番では給水・給湯口として使用ですが、この場合のみ吐出口Dと吐出口Eとして使用。

mm

×印は必ずプラグしてください。

29118/29123

吐出口E

注意

吐出口D

吐出口A

・29118/29123と設置の際、垂直方向で本体中心間175mm以上の間隔をあけてください。

注意

給水口

配管接続

吐出口

上ボタン
（吐出口Dと接続）
中央ボタン（吐出口Eと接続）
下ボタン（吐出口Aと接続）

給水口

本図の通り、セットで使用する場合は上下本体とも吐出口Bには必ずプラグ栓を取付けてください。

プラグ栓

ポイント
吐出口Dに接続した配管 → 上ボタンで開閉
吐出口Eに接続した配管 → 中央ボタンで開閉
吐出口Aに接続した配管 → 下ボタンで開閉

11－１１－吐出口使用例
29122/29127 ｽﾏｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙ埋込 3連ｽﾄｯﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞ 2/2
使用例

各吐出口の流量データ

注意
このデータは最大値です。
使用するシャワー・吐水口により減少します。

12－１２－

吐出口使用例
24057 Essence
シングルレバー埋込混合栓
24075 Grohtherm
サーモスタットシャワー埋込混合栓化粧部(ラウンド)
24078 Grohtherm
サーモスタットシャワー埋込混合栓化粧部(スクエア)
24134 Atrio
サーモスタットシャワー埋込混合栓 化粧部
24153 Grohtherm Cube サーモスタットシャワー埋込混合栓化粧部

配管接続例

×印は必ずプラグしてください。

プラグ栓

注意
吐出口Aは配管禁止です。
必ずプラグ栓を取付けてください。

使用例

各吐出口の流量データ

注意
このデータは最大値です。
使用するシャワー・吐水口により減少します。

13－１３－

吐出口使用例
24058 Essence
シングルレバー2方切替埋込混合栓
24076 Grohtherm
サーモスタットシャワー2方切替埋込混合栓化粧部(ラウンド)
24079 Grohtherm
サーモスタットシャワー2方切替埋込混合栓化粧部(スクエア)
24135 Atrio
サーモスタットシャワー2方切替埋込混合栓
24154 Grohtherm Cube サーモスタットシャワー2方切替埋込混合栓化粧部

配管接続例

×印は必ずプラグしてください。

プラグ栓

注意
吐出口Aは配管禁止です。
必ずプラグ栓を取付けてください。

使用例

各吐出口の流量データ

注意
このデータは最大値です。
使用するシャワー・吐水口により減少します。

14－１４－吐出口使用例
24077 Grohtherm
サーモスタットバス・シャワー埋込混合栓化粧部(ラウンド)
24080 Grohtherm
サーモスタットバス・シャワー埋込混合栓化粧部(スクエア)
24138 Atrio
サーモスタットバス・シャワー埋込混合栓 化粧部
24155 Grohtherm Cube サーモスタットバス・シャワー埋込混合栓化粧部

配管接続例

×印は必ずプラグしてください。

プラグ栓

注意
吐出口Aは配管禁止です。
必ずプラグ栓を取付けてください。

使用例

各吐出口の流量データ

注意
このデータは最大値です。
使用するシャワー・吐水口により減少します。

15－１５－故障と点検配管およびプラグ接続部からの水漏れがないかしっかり確認して下さい。

【29122/29127 + 29119/29124】※壁の仕上げ前に、必ず水漏れがないか確認して下さい。

サーモスタット埋込混合栓
品質確認実施工場
認証登録番号株式会社LIXIL 半田工場
Ｅ－４１５

性能項目

耐圧性能、水撃限界性能、逆流防止性能

特記事項

浴室専用「飲用使用範囲外設置品」

ホームページアドレス https://www.grohe.co.jp/
ＰＡＧ－００４５_０１

16－１６－