KHKTD5861(2023):高圧ガス設備等の耐震設計に関する基準（レベル１）の解説
KHKTD5862(2023):高圧ガス設備等の耐震設計に関する基準（レベル２）の解説
KHKTD5863(2023):高圧ガス設備等の耐震設計に関する基準（レベル１）の評価例
KHKTD5864(2023):高圧ガス設備等の耐震設計に関する基準（レベル２）の評価例の概要について注意事項
無断での、複製・配布・転載等はご遠慮ください。

© 2024 The High Pressure Gas Safety Institute of Japan1

背景• 昭和56年「高圧ガス設備等耐震設計基準」（旧耐震告示）が制定される• 旧耐震告示は設備仕様や設計計算式等を詳細に規定する仕様規定• 高圧ガス保安協会（KHK）は旧耐震告示に基づく耐震設計の参考書として、旧耐震告示の解説と評価例を含めた「高圧ガス設備等耐震設計指針」（KHK耐震指針）を昭和58年に発行• 近年の地震災害、地震想定を踏まえて耐震基準の見直しが行われ、平成30年11月に新たに「高圧ガス設備等の耐震性能を定める告示」（新耐震告示）が制定される• 新耐震告示は、レベル１、２地震動に対し、要求する耐震性能のみを定めた性能規定• 設計用の地震動として、設備の設置地点において想定される地震動（サイトスペシフィック地震動）を導入• KHKは新耐震告示の要求性能を満たす基準として「高圧ガス設備等の耐震設計に関する基準（レベル１、２）」（耐震KHKS）を令和元年に発行• 現在、耐震KHKSは新耐震告示の例示基準に位置付けられている（一部規定を除く）© 2024 The High Pressure Gas Safety Institute of Japan2

耐震告示関係法令等（主なもの）
法

高圧ガス保安法、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律

省令

冷凍保安規則第7条第1項第5項、液化石油ガス保安規則第6条第1項第20項、一般高圧ガス保安規則第6条第1項第17項、コンビナート等保安規則第5条第1項第24項、特定設備検査規則第13条、
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第53条第2号ヰ、第54条第2号
チ(6)

告示

【新耐震告示】高圧ガス設備等の耐震性能を定める告示（令和元年年9月1日施行）【旧耐震告示】高圧ガス設備等耐震設計基準（令和元年8月31日廃止）

通達

高圧ガス設備等の耐震性能を定める告示の機能性基準の運用について

例示
基準

高圧ガス設備等の耐震設計に関する基準（レベル1）KHKS0861(2018)
高圧ガス設備等の耐震設計に関する基準（レベル2）KHKS0862(2018)[廃刊]高圧ガス設備等耐震設計指針(2012)レベル1耐震性能評価（設備・基礎）編[廃刊]高圧ガス設備等耐震設計指針(2012)レベル1耐震性能評価（配管）編[廃刊]高圧ガス設備等耐震設計指針(2012)レベル2耐震性能評価 解説編[廃刊]高圧ガス設備等耐震設計指針(2012)レベル2耐震性能評価 評価例編
高圧ガス設備等の耐震設計に関する基準の解説（レベル1）KHKTD5861(2023)
高圧ガス設備等の耐震設計に関する基準の解説（レベル2）KHKTD5862(2023)
高圧ガス設備等の耐震設計に関する基準の評価例（レベル1）KHKTD5863(2023)
高圧ガス設備等の耐震設計に関する基準の評価例（レベル2）KHKTD5864(2023)

KHK
参考図書

© 2024 The High Pressure Gas Safety Institute of Japan

耐震KHKS

KHK耐震指針

耐震KHKTD
2024.3.13発行

3高圧ガス保安協会規格
高圧ガス保安協会規格とは（１）規 格（KHK Standards）KHKS
技術的な定義、指導、規則又は特性を記した文書であり、その内容により次の２種類に分類する。
①基準
遵守すべき要求事項を示したもの②指針
守ることが望まれる事項を示したもの（２）質疑応答・運用解釈（KHK Interpretations）
規格等に対して寄せられた質問に関する回答及び規格等の運用解釈（３）技術文書（KHK Technical Documents）KHKTD（１）及び（２）以外で、次のもの① 技術的な成熟度その他の点で、十分なコンセンサスに達する段階には至っていない規格案であって、将来的に制定が期待されるもの② 規格等の作成根拠に関する技術調査報告書等
KHKSは、公正性、公平性、公開性を原則とする策定プロセスで制定する規格委員会で審議（原則公開）・書面投票・承認、技術委員会レビュー
パブリックコメント（KHKのHPで1~2カ月意見募集）実施・対応© 2024 The High Pressure Gas Safety Institute of Japan4

新旧耐震告示に関する法令体系
性能規定化の目的

性能規定化の概要

・想定地震動の見直しに対しての対応の迅速化
・サイトスペシフィック地震動(SS地震動)の導入

・旧耐震告示（第1～17条）のうち性能規定部分（第1～2条） → 新耐震告示（改正）
仕様規定部分（第3～17条） → 例示基準（KHKS）
・サイトスペシフィック地震動(SS地震動)を規定（ KHKS ）【旧体系】 各 省 令
旧耐震告示(仕様規定)

KHK耐震指針（参考書）

告示解釈通達

大臣認定プログラム

大臣【新体系】 各 省 令
耐震告示(性能規定)

特認
KHKS・KHKTD制定・改正

性能規定の運用方法、例示基準の追加・改正

機能性基準
運用通達
例 示 基 準KHK耐震設計規格委員会
KHKS0861(2018)
KHKS0862(2018)(SS地震動除く)

例示基準のとおりである場合には、機能性基準に適合するものとする。

一

大臣特認© 2024 The High Pressure Gas Safety Institute of Japan

例示基準以外般詳細基

KHKTD5861(2023)
KHKTD5862(2023)
KHKTD5863(2023)
KHKTD5864(2023)

準詳 細 基 準 KHKS0862(2018)(事前評価) ( S S 地 震 動 )K H K 認 証 プ ロ グ ラ ム

5

耐震KHKS、耐震KHKTDの作成方針
KHKS、KHKTDの作成方針 H28FY委託事業案とKHK指針をベース
地旧震耐動震の告規示
定のを規追定加にしサたイもトのスペシフィック

平成28年度例示基準新設案
第1章 総則（第1条～第４条）
第2章 耐震性能評価（第5条）
第3章 設計用の地震動（第6条）

規格
高圧ガス設備等の耐震設計に関する基準（レベル1）
KHK S0861

第4章 応答解析（第7条から第12条）
第5章 算定応力（第13条～第19条
第6章 耐震設計用許容応力等（第20条）
第7章 配管支持の方法（第21条）

KHK指針(2012)

高圧ガス設備等の耐震設計に関する基準（レベル２）
KHK S0862

技術文書

レベル１耐震性能評価（耐震設計設備・基礎）編
・第Ⅰ章 総則・第Ⅱ章 耐震設計設備・基礎のレベル1耐震性能評価法
・第Ⅲ章 耐震設計設備・基礎のレベル1耐震性能評価例

レベル１耐震性能評価（配管）編・第Ⅰ章 総則・第Ⅱ章 配管系のレベル1耐震性能評価法

高圧ガス設備等の耐震設計に関する解説（レベル１）
KHKTD5861
TD0861-1
KHK(2023)
高圧ガス設備等の耐震設計に関する解説（レベル２）
KHKTD5862
TD0862-1
KHK(2023)

・第Ⅲ章 配管系のレベル1耐震性能評価例

技術文書
レベル２耐震性能評価 解説編
・第Ⅰ章 レベル2耐震性能評価指針
・第Ⅱ章 レベル2耐震性能評価指針に係る解説

高圧ガス設備等の耐震設計に関する評価例（レベル１）(予定)
KHK(2023)KHKTD5863
TD0861-2

レベル２耐震性能評価 評価例編
・第Ⅰ章 耐震設計設備のレベル1耐震性能評価例
・第Ⅱ章 配管系のレベル1耐震性能評価例
・第Ⅲ章 基礎のレベル1耐震性能評価例© 2024 The High Pressure Gas Safety Institute of Japan

高圧ガス設備等の耐震設計に関する評価例（レベル２）
KHKTD5864
TD0861-2
KHK(2023)

6

耐震KHKSと耐震KHKTDの関係性
KHKS

KHKTD

基準(KHKS0861, KHKS0862)

解説(KHKTD5861,KHKTD5862)

評価例(KHKTD5863, KHKTD5864)

耐震設計の計算式等を規定

KHKSの規定の補足や実務設計における注意点等を解説

KHKSに基づく具体的な耐震性能評価例（一般的な設備仕様に対しての耐震設計計算例）を掲載

例

旧耐震告示の仕様規定をベース© 2024 The High Pressure Gas Safety Institute of Japan

例例

KHK指針の解説部分をベース

KHK指針の評価例部分をベース

7

KHKS0861(2018)、KHKS0862(2018)の概要
KHKS0861(2018)

制定年／改正年：改正のたびに変わる。
ＫＨＫＳの改正：高圧ガス保安協会
例示基準の改正：経済産業省

高圧ガス設備等の耐震設計に関する基準（レベル１）
旧耐震告示（通達の内容を含む）のレベル１耐震性能評価規定（仕様規定）を踏襲

KHKS0862(2018)
高圧ガス設備等の耐震設計に関する基準（レベル２）
旧耐震告示（通達を含む）のレベル２耐震性能評価規定（性能規定＋代替評価法）に・サイトスペシフィック地震動に関する規定（新規）を・ＫＨＫ指針のレベル２耐震性能評価指針（既存） を5.1及び付属書F付属書Ａ～Ｅに加えたもの。 サイトスペシフィック地震動に関する規定は例示基準から除外

旧耐震告示（解釈通達含む）≒例示基準
現状、これまでの設計計算等で特定設備検査等へ対応可能。
ただし、基準名、条文番号、用語の変更などへは対応が必要。
© 2024 The High Pressure Gas Safety Institute of Japan

8

KHKS0861(2018)、KHKS0862(2018)の構成
旧耐震告示と同様の内容

旧耐震告示の内容＋SS地震動＋KHK指針L2評価（KHK S0861目次）
1 適用範囲2 用語の定義3 配管の内容積の算定
4 保有すべき耐震性能
5 耐震性能評価
6 設計用の地震動
7 設計地震動に基づく応答解析
8 静的震度法
9 修正震度法
10 モード解析法
11 時刻歴応答解析法
12 配管支持構造物の応答変位
13 塔類の算定応力等
14 球形貯槽の算定応力等
15 横置円筒形貯槽の算定応力等
16 平底円筒形貯槽の算定応力等
17 架構の算定応力等
18 配管系の算定応力等
19 基礎の算定応力等
20 耐震設計用許容応力等
21 配管支持の方法（ KHK S0862目次）
1 適用範囲2 用語の定義
3 保有すべき耐震性能
4 耐震性能の評価
4.1 耐震設計設備に係るレベル2耐震性能の評価
4.2 配管系に係るレベル2耐震性能の評価
4.3 基礎に係るレベル2耐震性能の評価
5 設計用の地震動
5.1 サイトスペシフィック地震動
5.2 地域別地震動
附属書A（参考）修正震度算出法
附属書B（参考）応答解析法
附属書C（参考）耐震設計設備の耐震性能評価法
附属書D（参考）配管系の耐震性能評価法
附属書E（参考）基礎の耐震性能評価法
附属書F（参考）サイトスペシフィック地震動の算出法© 2024 The High Pressure Gas Safety Institute of Japan

旧耐震告示からの変更点
 サイトスペシフィック地震動規定の追加
 定義の見直し
レベル１地震動、レベル2地震動、レベル１耐震性能、レベル２耐震性能
 用語の見直し
旧耐震告示

新耐震告示、KHKS

設計地震動

設計用の地震動

第１設計地震動

設計地震動

第２設計地震動

液面搖動の設計地震動

地盤変状

地盤の液状化及び流動化

 単位系の見直し
旧耐震告示

新耐震告示、KHKS

ガル、cm/s2m/s2

cm/sm/s

9KHKTD 5861 5862 5863 5864 (2023) の概要
KHKTD5861(2018) 高圧ガス設備等の耐震設計に関する基準（レベル1）の解説
KHKTD5862(2018) 高圧ガス設備等の耐震設計に関する基準（レベル2）の解説
KHKTD5863(2018) 高圧ガス設備等の耐震設計に関する基準（レベル1）の評価例
KHKTD5864(2018) 高圧ガス設備等の耐震設計に関する基準（レベル2）の評価例
KHK耐震指針（旧耐震告示の参考書）に2024.3.13 発行 25000円(左) 35000円(右)サイトスペシフィック地震動に関する規定に関する
解説 ：KHKTD5862(2023) 6.1サイトスペシフィック地震動
評価例：KHKTD5864(2023) 第Ⅳ章 サイトスペシフィック地震動を用いた設計用の地震動の設定例を加えたもの。

耐震KHKTD （耐震KHKSの参考書）≒KHK指針＋SS地震動解説・計算例© 2024 The High Pressure Gas Safety Institute of Japan（注）法令に紐づくものではなく、参考書

10

KHKTD5861(2023)、KHKTD5862(2023)の構成
KHK耐震指針（レベル１）設備基礎編(*1) と配管編(*2)の第Ⅰ章（総則）、第Ⅱ章（評価法の解説）の内容（KHKTD5861目次）
1. 用語の定義、基本事項等
2. 適用対象設備
3. 重要度分類
4. 設計用の地震動
5. レベル1耐震性能評価概要
6. 耐震設計設備及び基礎のレベル1地震動に係る応答解析法
7. 耐震設計設備及び基礎のレベル1耐震性能評価
8. 配管系のレベル1耐震性能評価
付録Ⅰ 用語の意味
付録Ⅱ 配管系の耐震構造計画
付録Ⅲ 質疑応答集

KHK耐震指針（レベル2）解説編(*3) の内容＋SS地震動（ KHKTD5862目次）
1. 用語の定義
2. 適用範囲
3. レベル2耐震性能
4. 耐震性能評価
5. 許容塑性率
6. 設計用の地震動
7. 耐震性能評価法
8. 耐震設計設備のレベル2耐震性能評価法
9. 配管系のレベル2耐震性能評価法
10. 基礎のレベル2耐震性能評価法
11. 参考文献・資料*1 高圧ガス設備等耐震設計指針(2012)レベル1耐震性能評価（耐震設備・基礎）編*2 高圧ガス設備等耐震設計指針(2012)レベル１耐震性能評価（配管）編*3 高圧ガス設備等耐震設計指針(2012)レベル２耐震性能評価 解説編© 2024 The High Pressure Gas Safety Institute of Japan

11

KHKTD5863(2023)、KHKTD5864(2023)の構成
KHK耐震指針（レベル１）設備基礎編(*1)と配管編(*2)の第Ⅲ章と同様の内容

KHK耐震指針（レベル2）評価例編(*3)と同様の内容＋SS地震動の計算例（ KHKTD5863目次）
第Ⅰ章 耐震設計設備のレベル1耐震性能評価例
1．耐震設計計算一般
2．塔類
3．球形貯槽4．横置円筒形貯槽5. 平底円筒形貯槽6. 架構及び架構に設置される塔槽類
第Ⅱ章 配管系のレベル1耐震性能評価例
1. 配管
2. フランジ継手
3. 弁
4. 伸縮継手
5. 塔槽類ノズル
6. サポート
7. 許容スパン法による簡易配管耐震性能評価例
第Ⅲ章 基礎のレベル1耐震性能評価例
1. 塔類の基礎
2. 球形貯槽の基礎
3. 横置円筒形貯槽の基礎
4. 平底円筒形貯槽の杭基礎（ KHKTD5864目次）
第Ⅰ章 耐震設計設備のレベル2耐震性能評価例
1. 耐震設計設備のレベル2耐震性能評価例の概要
2. 耐震設計設備のレベル2耐震性能評価例
第Ⅱ章 配管系のレベル2耐震性能評価例
1. 配管系のレベル2耐震性能評価例の概要
2. 配管系のレベル2耐震性能評価例
第Ⅲ章 基礎のレベル2耐震性能評価例
1. 基礎のレベル2耐震性能評価例の概要
2. 基礎のレベル2耐震性能評価例
第Ⅳ章 サイトスペシフィック地震動を用いた設計用の地震動の設定例
1. 概要
2. 検討条件
3. 設定例A：堺・高石地区の設計用の地震動の設定
4. 設定例B：四日市地区の設計用の地震動の設定
5. 設定例C：京浜地区の設計用の地震動の設定
6. 参考文献© 2024 The High Pressure Gas Safety Institute of Japan*1 高圧ガス設備等耐震設計指針(2012)レベル1耐震性能評価（耐震設備・基礎）編*2 高圧ガス設備等耐震設計指針(2012)レベル１耐震性能評価（配管）編*3 高圧ガス設備等耐震設計指針(2012)レベル２耐震性能評価 評価例編
12

耐震KHKTDにおけるKHK耐震指針からの変更点
KHK耐震指針からの変更点（主なもの）
 サイトスペシフィック地震動に関する解説、計算例の追加
設計用下限地震動の概念を導入（耐震KHKSでは規定していないため、今後、耐震KHKSの見直しを検討）
 新耐震告示対応
用語、定義等の見直し（旧耐震告示⇒新耐震告示の変更点をKHKSと同様に修正）
参照条文の変更（耐震告示第〇条⇒ KHKS0861/0862〇項）
 表記上の修正
表現の見直し、誤表記・数値の訂正
 評価法の見直し
横置円筒形貯槽のサドルホーン部内面の応力強さの許容基準を2Syから1.5Sに変更（サドルホーン部内面の応力強さは旧耐震告示にはなくKHK指針でのみで規定していたため、耐震KHKSの修正は不要）
 特定設備検査における耐震設計に関する質疑応答集を付録として掲載（高圧ガス特定設備等の試験検査に関する質疑応答集から移行）© 2024 The High Pressure Gas Safety Institute of Japan

13

KHKS0861(2018)、KHKS0862(2018)の設計用地震動規定
5.1

サイトスペシフィック地震動（KHKS0862）
従来
最大600gal

強震動予測
対象地震の震源、伝播、地盤の３つの特性から、特定のサイトにおける地震動を予測する。

表層
地盤・経験的方法
・半経験的方法・理論的方法

工学的基盤

地盤特性

地震調査研究推進本部が「レシピ」を公開している

震源特性深部地盤構造

伝播特性

地震基盤

震源断層モデル（対象地震の選択）
プレート地震南海トラフ
相模トラフなど
海溝型地震の長期評価（推本）内閣府モデルなど© 2024 The High Pressure Gas Safety Institute of Japan

陸域活断層地震

上町断層帯
立川断層帯など
活断層の長期評価（推本）内閣府モデルなど

伏在断層地震地表に痕跡がない
未知の断層

M6.5以上の規模

14KHKS0861(2018)、KHKS0862(2018)の設計用地震動規定
6.1

設計地震動の計算方法（KHKS0861） 、5.2

地域別地震動（KHKS0862）

耐震設計設備の設計用の地震動

水平加速度(地表面) αH=1.50μkβ1β2β3 (m/s2)

鉛直加速度(地表面) αV=0.75μkβ1β2β3 (m/s2)

レベル１： 69.3～300gal
レベル２：235.2～600gal

μk：レベル1地震動1.0， レベル2地震動2.0以上
重要度係数β1：高圧ガスの種類と貯蔵能力または内容物の質量と敷地境界までの距離により決まる重要度に応じ

地域係数β2

重要度

IaIIIIII

β1

1.00.80.65

0.5：地域（右図参照 特A, A, B, C）に応じ
地域区分

特AABC

レベル11.00.80.60.4

レベル21.00.8

0.70.7【参考】地域係数は建築基準法を参考にしている
表層地盤増幅係数β3：地盤種別（第1種,第2種,第3種,第4種）に応じ
地盤種別

第1種

第2種

第3種

第4種

β3

1.4

2.02.02.0© 2024 The High Pressure Gas Safety Institute of Japan

15

KHKTD5861(2023)、KHKTD5862(2023)の設計用地震動解説
設計用の地震動
設計用地震動の設定フロー
レベル1地震動、レベル２地震動
設計用の地震動

地震学的・地質学的情報等の整理
重要度Ia ：β1＝1.0
I ：β1＝0.8
II ：β1＝0.65
III ：β1＝0.5

地震動レベル

特A地区：β2＝1.0
A地区：β2＝0.8
B地区：β2＝0.6
C地区：β2＝0.4

特A 地区：β2＝1.0
A地区：β2＝0.8
B地区：β2＝0.7
C地区：β2＝0.7

レベル２
地震動

対象地震の選定

サイトスペシフィック
地震動の採用NO

地域係数β2の設定

地域係数β2の設定

地震動のレベル係数µk=1.0µV=1.0

地震動のレベル係数µk≧2.0µV≧1.0β1 β2<0.33

YES

YES
高圧ガス設備等の耐震設計に関する基準（レベル2）の解説
6. 図6(1)参照

β1 β2=0.33

NO
地盤種別
表層地盤係数β3の設定
設計地震動
地表面における震度
KH=0.150 µk β1 β2β3
KV=0.075 µk β1 β2β3NO設計用下限地震動

・耐震設計構造物に最も大きな影響を及ぼす可能性のある地震（プレート境界地震、スラブ内地震、内陸地殻内地震）
・伏在断層による地震（M6.5以上）
・距離減衰式による地震動強さ（加速度応答スペクトル）の簡易評価等による選定
・1つの地震に特定し難い場合は複数選定

強震動予測手法によるサイトスペシフィック地震動の算定
・耐震設計構造物の動特性等を考慮し適切な手法を適用（経験的手法、半経験的手法、理論的手法、ハイブリッド合成法）
・国の機関・地域防災計画の想定地震等の資料の活用
・不確定性考慮（複数波の適用等）

設計用下限地震動（加速度応答スペクトル）・不確定性考慮（複数波の適用等）

すべての周期帯で設計用下限地震動を上回る

NO

平底円筒形貯槽YES
地域係数β′2の設定
液面揺動の設計地震動

地表面における地震動に対する速度応答スペクトルT  TCのときVH (T ) = 2.5V 1  2TT  TCのときVH (T ) = 2.5 C V 1  2
T地域区分 β′2Tc
1-1：
1.0 10.0
1-2：
1.0
7.5
2：
0.75
7.5
3：
0.5
7.5
液面揺動の固有周期D 3.682 H L T = 2coth 
3.682 gD

レベル1地震動、レベル２地震動
設計用の地震動
設定終了© 2024 The High Pressure Gas Safety Institute of Japan

1000

100

100.010.1

1

周期

第１種地盤： β3＝1.4
第２種地盤： β3＝2.0
第３種地盤： β3＝2.0
第４種地盤： β3＝2.0

地表面における加速度
αH=1.50 µk β1 β2β3
αV=0.75 µk β1 β2β3(cm/s2)

地域区分・地震活動履歴
・活断層の分布状況、活動等の調査結果
・地盤の堆積構造、強震観測結果
・国の機関・地域防災計画の想定地震等の資料の活用SA(T)

重要度係数β1の設定

レベル1
地震動

6. 設計用の地震動
サイトスペシフィック地震動の設定フロー

応答加速度

4.1

YES

すべての周期帯で設計用下限地震動を下回る

NO

T

10(s)

(注)
KHKSにない。
KHKTDで取り入れた考え方。

YES
不確定性を考慮した複数の設計用の地震動の設定(a)強震動予測手法によるサイトスペシフィック地震動(b)設計用下限地震動(a)強震動予測手法によるサイトスペシフィック地震動(b)設計用下限地震動
・耐震設計構造物に及ぼす影響が大きいと特定できる場合は一方の地震動

16

KHKTD5864(2023)の設計用地震動の計算例
第Ⅳ章 サイトスペシフィック地震動を用いた設計用の地震動の設定例

設定例A：堺・高石地区の設計用の地震動の設定
設定例B：四日市地区の設計用の地震動の設定
設定例C：京浜地区の設計用の地震動の設定

対象地点計算に用いる中小地震の震源位置と対象地点（相模トラフの地震）

経験的グリーン関数法による相模トラフの地震の工学的基盤の加速度波形© 2024 The High Pressure Gas Safety Institute of Japan

サイトスペシフィック地震動と設計用下限スペクトルとの比較

17

おわりに以上が、• 高圧ガス設備等の耐震設計に関する基準(レベル1) KHKS0861(2018)• 高圧ガス設備等の耐震設計に関する基準(レベル2) KHKS0862(2018)• 高圧ガス設備等の耐震設計に関する基準(レベル1)の解説 KHKS5861(2023)• 高圧ガス設備等の耐震設計に関する基準(レベル2)の解説 KHKS5862(2023)• 高圧ガス設備等の耐震設計に関する基準(レベル1)の評価例 KHKS5863(2023)• 高圧ガス設備等の耐震設計に関する基準(レベル2)の評価例 KHKS5864(2023)の概要となります。
詳細は書籍にてご確認ください。
© 2024 The High Pressure Gas Safety Institute of Japan

18