令和４年７月報告書（案）

北陸電力株式会社 志賀原子力発電所
令和４年度（第１四半期）
原子力規制検査報告書（原子力施設安全及び放射線安全に係る基本検査）（案）

令和４年７月実用炉監視部門令和４年７月報告書（案）目 次
１．実施概要 ............................................................................................................................................................ 1
２．運転等の状況 ................................................................................................................................................... 1
３．検査結果 ............................................................................................................................................................ 1
４．検査内容 ............................................................................................................................................................ 1
５．確認資料 ............................................................................................................................................................ 3令和４年７月報告書（案）

１．実施概要（１）事業者名：北陸電力株式会社（２）事業所名：志賀原子力発電所（３）検査期間：令和４年４月１日～令和４年６月 30 日（４）検査実施者：志賀原子力規制事務所
加藤 照明
中野 重友
初岡 賢政
城内 忠
２．運転等の状況号機

電気出力（万 kW)

１号機

54.0

停止中

２号機

120.6

停止中

検査期間中の運転、停止、廃止措置及び建設の状況

３．検査結果検査は、検査対象に対して適切な検査運用ガイド（以下単に「ガイド」という。）を使用して実施した。検査対象については、原子力検査官が事前に入手した現状の施設の運用や保安に関する事項、保安活動の状況、リスク情報等を踏まえて選定し、検査を行った。検査においては、事業者の実際の保安活動、社内基準、記録類の確認、関係者への聞き取り等により活動状況を確認した。ガイドは、原子力規制委員会ホームページに掲載されている。
第１四半期の結果は、以下のとおりである。
３．１ 検査指摘事項等
指摘事項等なし
３．２ 検査継続案件
検査継続案件なし
４．検査内容４．１ 日常検査（１）BM0060 保全の有効性評価
検査項目 施設管理目標の監視及び評価
検査対象
１）１、２号機 非常用ディーゼル発電機軸封部の保全管理
1令和４年７月報告書（案）（２）BM0110 作業管理
検査項目 作業管理
検査対象１）１号機 原子炉補機冷却水系熱交換器（Ｃ）の清掃工事
２）１号機 原子炉棟・タービン建屋換気空調系定期切替
３）１号機 原子炉建屋排煙ファン起動時の作業工程管理【検査未了】
４）１号機 原子炉棟・タービン建屋送風機給気処理装置室内の結露水の管理【検査未了】（３）BO0010 サーベイランス試験
検査項目 標準的な検査
検査対象
１）１号機 非常用ディーゼル発電機（Ａ）手動始動試験
２）２号機 非常用ディーゼル発電機（C）手動始動試験（４）BO1020 設備の系統構成
検査項目 標準的系統構成
検査対象
１）２号機 復水移送ポンプ全停に伴う代替措置（５）BO1040 動作可能性判断及び機能性評価
検査項目 動作可能性判断及び機能性評価
検査対象
１）２号機 原子炉棟・タービン建屋換気空調系送風機(B)の機能性評価（６）BE0020 火災防護
検査項目 四半期検査
検査対象
１）１号機 電動消火ポンプ及びディーゼル消火ポンプの年次点検
２）２号機 タービン建屋主油タンク室火気作業
３）事務別館 バイオアッセイ室での軽油保管管理（７）BE0090 地震防護
検査項目 地震防護
検査対象
１）１、２号機 オペレーションフロア天井設置水銀灯の地震対策

2令和４年７月報告書（案）（８）BR0010 放射線被ばくの管理
検査項目 放射線被ばくの管理
検査対象
１）１号機 雑固体供給室の管理区域区分管理
２）１、２号機 オペレーションフロアにおける汚染物品の管理（９）BR0070 放射性固体廃棄物等の管理検査項目 放射性固体廃棄物等の管理
検査対象
１）２号機 ランドリ・シャワドレンろ過器室内における廃活性炭の管理（10）BQ0010 品質マネジメントシステムの運用検査項目 半期検査
検査対象１）不適合及びCAQ判断の方法
４．２ チーム検査なし
５．確認資料
５．１ 日常検査（１）BM0060 保全の有効性評価
検査項目 施設管理目標の監視及び評価
検査対象
１）１、２号機 非常用ディーゼル発電機軸封部の保全管理
資料名・１号機 保全内容決定表 R43 非常用ディーゼル発電設備 C001A、B 非常用ディーゼル発電設備ディーゼル機関
・志賀原子力発電所１号機 点検周期表 作業件名No.4401 非常用ディーゼル機
関点検
・志賀原子力発電所第１・２号機 技術検討書 志賀原子力発電所１・２号機 原子炉長期停止中における非常用ディーゼル発電設備の点検計画について 19-機保006 2019年６月６日
・志賀原子力発電所１号機 第９回定期点検工事報告書 非常用ディーゼル機関定検工事（非常用ディーゼル機関点検） 非常用ディーゼル発電設備 （A、B、HPCS系）
D/G R43-33-05003 2004年12月20日 改訂番号０3令和４年７月報告書（案）・志賀原子力発電所第１号機 非常用及び高圧炉心スプレイディーゼル発電設備 機器取扱説明書 R43-C001-3700 DGD-15-013 平成４年５月28日 改訂番号１
・志賀原子力発電所第２号機 非常用ディーゼル発電設備 非常用ディーゼル発電設
備 機器取扱説明書 R43-A001-8001-01 VDD-54-0029 2016年06月28日 改訂番号４・１号機油切り装置 FIG.1-5C(1/2) COUPLING OIL SEAL
・志賀原子力発電所 第１号機 高圧炉心スプレイディーゼル発電設備 潤滑油系配管計装線図
・非常用ディーゼル発電設備 D/G組立外形図 R43-C001A,B L9703900500 機械
保修課 18.2.27 改訂２（２）BM0110 作業管理
検査項目 作業管理
検査対象１）１号機 原子炉補機冷却水系熱交換器（Ｃ）の清掃工事
資料名・志賀原子力発電所１号機 RCW熱交換器（B）（C）清掃工事 2022年度工事要領
書 発行2022年3月24日
・作業票 1号機 RCW熱交換器（B）（C）水室清掃 自2022/04/04 至2022/06/30
発行許可2022/04/03
・１号機 4月14日（木）作業指示書／安全・QC指示書 RCW熱交換器（B）（C）清掃
工事
・使用計測器一覧表 1号機ＲＣＷ熱交換器（Ｂ）（C）清掃工事 '22.4.06
・志賀原子力発電所第1号機 原子炉補機冷却水系熱交換器（C）渦流探傷検査
結果報告書 2020年７月22日
・差圧動向グラフ（2021-2022） 1号機RCWHｘ（C）
・志賀１号機 RCW熱交換器（B)（C)ライニング点検補修工事 対象：１号機RCW熱交換器（C) 発行2022/5/10
２）１号機 原子炉棟・タービン建屋換気空調系定期切替
資料名・コンディションレポート（CR)No.22-0078 １号機R/B・T/B排風機（D)のグラビティダンパ閉固着によるR/B・T/B送・排風機全停について
・不適合報告書（No.21D-0519） 1号機R/B・T/B排風機（D)のグラビティダンパ固着について
・志賀1号機 設備別運転操作要領 第７編 換気空調系 第１章 原子炉棟・ター
ビン建屋換気空調系

4令和４年７月報告書（案）・志賀原子力発電所１号機 警報処置要領 換気空調系R/B・T/B制御盤
・志賀１号機 R/B・T/B送排風機全停について 2022年４月20日
・インターロック図 R/B・T/B HVAC IBD NN-１ 承認'88.3.9
・志賀原子力発電所１号機 第13回停止時定期点検 時間管理工程表（2022年４月17日～2022年４月23日） 改訂１ 2022.4.19
・１号機 R/B・T/B排風機（D)グラビティダンパ閉固着によるR/B・T/B送・排風機全停について 2022年４月27日
・志賀原子力発電所第1号機 技術検討書 第13回停止時定検の長期停止に伴う機械設備及び電気・計装設備の停止中の機能維持点検について（2022年度） ’21.6.4
・志賀原子力発電所第1号機 技術検討書 長期停止に伴う機械・電気計装設備の点検について ’24.3.26
・志賀原子力発電所1号機 工事報告書 発電機設備経常修繕のうち、R/B・T/B排風機逆流防止ダンパ修繕工事 発行 2010年８月18日
・志賀原子力発電所１号機 保全計画 R/B・T/B排風機排気ダクト内点検 承認'22.5.24
・１号機 作業要領兼報告書 R/B・T/B排風機（B）（D）GB点検 作業期間（実績）
2022年５月30日～2022年５月30日
３）１号機 原子炉建屋排煙ファン起動時の作業工程管理【検査未了】
資料名・コンディションレポート（CR) No22-0320 １号機 R/B排煙ファン起動時における外気差圧変動について
４）１号機 原子炉棟・タービン建屋送風機給気処理装置室内の結露水の管理【検査未了】・コンディションレポート（CR) No22-0318 １号機 タービン建屋地上３階 R/B T/B送風機（D)付近の水たまり発見について（３）BO0010 サーベイランス試験
検査項目 標準的な検査
検査対象
１）１号機 非常用ディーゼル発電機（Ａ）手動始動試験
資料名・志賀１号機 定例試験操作要領 非常用ディーゼル発電機１A手動始動試験
・志賀原子力発電所１号機 非常用ディーゼル発電機１A手動始動試験 結果（2022年４月８日）

5令和４年７月報告書（案）２）２号機 非常用ディーゼル発電機（C）手動始動試験
資料名・志賀２号機 定例試験操作要領 非常用ディーゼル発電設備ディーゼル発電機手動始動試験
・志賀原子力発電所２号機 非常用ディーゼル発電設備ディーゼル発電機手動始動
試験（C）系 結果（2022年４月５日）（４）BO1020 設備の系統構成
検査項目 標準的系統構成
検査項目
１）２号機 復水移送ポンプ全停に伴う代替措置
資料名・志賀原子力発電所第２号機 第３回停止時定期点検時間管理工程表(414週）
2022年４月17日～2022年４月23日
・運用管理指示書 MUWC全停期間中のスキマサージタンクへの補給方法について(2022年４月18日)
・志賀原子力発電所２号機 ループ試験成績書 復水補給水系復水貯蔵タンク水位
総合判定「良」 試験日2022年４月18日（５）BO1040 動作可能性判断及び機能性評価
検査項目 動作可能性判断及び機能性評価
検査対象
１）２号機 原子炉棟・タービン建屋換気空調系送風機(B)の機能性評価
資料名・志賀原子力発電所 保全計画作成細則・志賀原子力発電所２号機 点検基準表（機械保修課編等）
・志賀２号機 B_R/B・T/B送風機B 解析メニュー 測定日：2022年06月08日
・志賀原子力発電所第２号機 R/B・T/B送風機用 軸受構造図 310SY26-789（６）BE0020 火災防護
検査項目 四半期検査
検査対象
１）１号機 電動消火ポンプ及びディーゼル消火ポンプの年次点検
資料名・志賀原子力発電所第１号機 第13回停止時定期点検 時間工程管理表（2022年６月12日～2022年６月18日） 改訂０ 承認’22.6.07
・志賀原子力発電所１号機 保守管理委託実施要領書 消火設備点検 承認’

6令和４年７月報告書（案）22.5.27
・屋外消火栓設備（消火ポンプ・消火栓機能）検査記録 志賀原子力発電所１号機
検査日2022年６月14日
２）２号機 タービン建屋主油タンク室火気作業
資料名・志賀原子力発電所 火気使用作業管理マニュアル
・火気使用作業申請書 許可番号 機保-22-010 志賀原子力発電所２号機 第３回定検工事 2022年度停止時の機能維持点検(Ⅱ) 主油タンク室 2022年５月10日～2022年５月31日
・防火チェックシート 許可番号 機保-22-010 5/25、5/26
・作業票 タービン潤滑油系点検 自2022/04/13 至2022/06/03
３）事務別館 バイオアッセイ室での軽油保管管理
資料名・コンディションレポート（CR)No.22-0143 共通【5/9化学消防隊防火パト】事務別館１階バイオアッセイ室での軽油の保管不備について・志賀原子力発電所 異常事象発生時の放射線管理手引
・CR No.22-0143（事務別館１階バイオアッセイ室での軽油の保管不備について）の原因と今後の対応について 2022.5.20
・CR No.22-0143（事務別館１階バイオアッセイ室での軽油の保管不備について）の対応状況について 2022.6.9（７）BE0090 地震防護
検査項目 地震防護
検査対象
１）１、２号機 オペレーションフロア天井設置水銀灯の地震対策
資料名・志賀原子力発電所１、２号機 原子炉建屋 オペフロ水銀灯落下防止措置 保修部電気保修課 2022年５月16日
・志賀原子力発電所１／２号機 照明及び作業用電源設備 水銀灯工場加振試験要領書（2007年12月追加試験） 図書整理番号R52-32-070903 承認2007.12.22
・志賀原子力発電所１／２号機 照明及び作業用電源設備 水銀灯工場加震追加試験結果 確認2008.4.16（８）BR0010 放射線被ばくの管理
検査項目 放射線被ばくの管理
検査対象
１）１号機 雑固体供給室の管理区域区分管理7令和４年７月報告書（案）

資料名・志賀原子力発電所 区域管理要領
・志賀原子力発電所 区域区分変更細則・志賀原子力発電所１号機 巡視点検要領
・志賀原子力発電所１号機 １号廃棄物処理建屋（管理区域）設備パトロールチェック
シート（委託先） 2022年５月20日
・志賀原子力発電所１号機 １・２号廃棄物処理建屋（特別立入制限区域）設備パト
ロールチェックシート（委託先） 2020年５月25日
２）１、２号機 オペレーションフロアにおける汚染物品の管理
資料名・志賀原子力発電所 汚染物品等管理細則
・汚染物品管理票（暫定） 管理番号：2020-283（９）BR0070 放射性固体廃棄物等の管理検査項目 放射性固体廃棄物等の管理
検査対象
１）２号機 ランドリ・シャワドレンろ過器室内における廃活性炭の管理
資料名・志賀原子力発電所 放射性固体廃棄物管理要領
・志賀原子力発電所 雑固体廃棄物仕掛品管理細則
・コンディションレポート(CR)No.22－0186 ２号機 LSDろ過器室内における蓋が開放されたドラム缶の発見について（気づき事項）
・２号機 LSDろ過器室内における蓋が開放されたドラム缶の発見について 2022年５月26日
・放射線作業環境測定報告書 作業件名 LSD系ろ過器ろ葉清掃及び交換作業
平成17年６月28日
・放射線作業環境測定報告書 件名 LSD設備 保管工事 平成18年１月31日
・２号機 LSDろ過器室内における蓋が開放されたドラム缶の発見について 2022年５月31日
・２号機 LSDろ過器室内における蓋が開放されたドラム缶の発見について（対応処置）
2022年６月３日
・２号機 LSDろ過器室内における蓋が開放されたドラム缶の発見について（対応処置）
2022年６月22日（10）BQ0010 品質マネジメントシステムの運用検査項目 半期検査
検査対象

8令和４年７月報告書（案）１）不適合及びCAQ判断の方法
資料名・志賀原子力発電所 不適合管理・是正処置・未然防止処置実施要領
・志賀原子力発電所 不適合管理・是正処置・未然防止処置要則・２号機RSWストレーナ（C)差圧計[P41-DPT-302C]の指示ズレについて 2022年６月
10日
・コンディションレポート(CR)No.22-0216 ２号機RSWストレーナ（C)差圧[P41-DPT302C]の指示ズレについて（気づき事項）
・コンディションレポート(CR)No.22-0286 R/B・T/B送排風機全停後におけるR/B・T/B
送風機グラビティダンパ未閉止について
５．２ チーム検査なし

9