御中年

月

仕 様 書

品

名

ＬＰガス警報器

アロッ子(マイコンメータ連動型)

型

式

ＹＦ－４３４Ｇ
ＹＦ－４３４Ｇ(ＳＡ)ＹＦ－４３４Ｇ(Ｓ)矢崎エナジーシステム株式会社
ガス機器開発センター

作成 2016.10.19

日Ⅰ．製品概要
ＬＰガス警報器 ＹＦ－４３４Ｇは、漏洩したＬＰガスを検知し、ガス漏れを表示灯と音声又はブザー音で警報するものである。本品は弊社出荷時、音声に設定されている。
マイコンメータと接続することにより、マイコンメータでガスを遮断することができ、またマイコンメータの作動状態を表示灯とブザー音で知らせることができる。

（１） 製品外観- 1-

（２）各部の名称と機能
名

称機

能備考

・監視時：白ランプ点灯
表示灯

・警報時：赤ランプ点滅
・故障時：白ランプ点滅（速い周期）
・交換期限切れお知らせ時：白ランプ点滅（遅い周期）
スイッチ操作により・輝度調整
・簡易点検
・連動点検

点検／警報停止スイッチ

・警報履歴表示・警報音停止・故障音停止
・交換期限切れお知らせ機能の有無設定
・警報音切り替え設定
・ガス警報音

警報音出力部・故障音
・動作確認音・マイコンメータ状態のお知らせ音

ガス検知部
（点検口）

・ガスセンサによりガスを検知する
・動作確認のため点検ガスをかける部分
・ＹＦ－４３４Ｇ
長さ ２.５ｍ

電源コード

接触燃焼式
ガスセンサ

予備ｺﾝｾﾝﾄ付ﾌﾟﾗｸﾞ・ＹＦ－４３４Ｇ（ＳＡ）
長さ ０.３５ｍ 予備ｺﾝｾﾝﾄ付ﾌﾟﾗｸﾞ・ＹＦ－４３４Ｇ（Ｓ）
長さ ０.３５ｍ 予備ｺﾝｾﾝﾄ無し

端子カバー
(端子台)
ＱＲコード

マイコンメータに接続する時に使用する外部出力端子及びＧ端子用の端子台をカバー内に有する
ＱＲコード情報
１， YF-434G， □□.□□－□□□□□□， □□□□， □□，□□
種別 型式
製造年月
製造番号
交換期限 弊社管理番号

- 2-

Ⅱ．仕様
（１）製品仕様項目

仕様品

名 ＬＰガス警報器 アロッ子型

ＹＦ－４３４Ｇ
式 ＹＦ－４３４Ｇ（ＳＡ）ＹＦ－４３４Ｇ（Ｓ）

備

考対 象 ガ ス ＬＰガス
検 知 原 理 接触燃焼式ガスセンサ
通 電 表 示 表示灯／常夜灯(白ランプ)

３段階輝度調整機能付

警報ガス濃度 爆発下限界の１／４以下

Ⅱ-(2) 警報ガス濃度規格参照

遅延警報型自動復帰式

警報遅延時間 １５秒

警報表示 ：表示灯(赤ランプ)
警 報 音：擬音／音声

音量：７０ｄＢ／ｍ 以上

警報内容
事象

警報表示灯

警報音

赤ランプ

ピッポッピッポッ ガスがもれていませんか

点滅

又は

備考

ピッポッピッポッ

連続

警報遮断

赤ランプ

ピッポッパッ ガスがもれていませんか “警報遮断”以下の警報

点滅又は ピッポッパッ
連続

白ランプ

警報遮断後
短い点滅2回
ガス警報解除ピッピッ

ピッポッパッ

１０秒間隔もしくは１２０秒間隔 ※１

警 報 方 式

白ランプ

遮断

短い点滅2回

ピッピッ

ピッポッパッ

内容はＳＹ２５ＭＴ１eシリーズ
ＥＹ２５ＭＴシリーズ
ＥＹ４ＭＴシリーズ
ＳＹ４ＭＢＴ１シリーズと連動した場合です。

１０秒間隔もしくは１２０秒間隔 ※１
白ランプ

使用時間遮断短い点滅1回予告
白ランプ

使用時間遮断短い点滅2回
予告後遮断※１：遮断後10分間はピッ
５秒～１２０秒間隔 ※２
ピッピッ

ピッポッパッ

１０秒間隔もしくは１２０秒間隔 ※１

白ランプ

復帰安全確認 短い点滅3回

ピッピッピッ
１０秒間隔

白ランプ

ガス使用許可 点滅

ピー
５秒間隔３回のみ- 3-10秒間隔、遮断後10分～12
時間は120秒間隔※２：ガスの使用量によって異なります

項目

仕様

備考

使 用 温 度 －１０〔℃〕～ ＋４０〔℃〕
電 源 電 圧 ＡＣ１００〔Ｖ〕±１０％

５０／６０〔Ｈｚ〕共用

消 費 電 力 監視時 約０.８〔Ｗ〕 警報時 約０.８〔Ｗ〕
接続方法
外部
出力

正面端子台方式

カバーにより保護

推奨信号線：ヴォルグ電線 ４Ｃ×０.６５(芯数×径)

弊社型式:ＹＢ－１１１

無電圧出力(マイコンメータ遮断出力)
出力信号
フォトトランジスタのオープンコレクタ

監視時：トランジスタ OFF
警報時：トランジスタ ON-OFF（１０秒周期）

遅延時間 ガス警報音鳴動後 ３４秒
Ｇ端

子 正面端子台方式
ＹＦ－４３４Ｇ

カバーにより保護：長さ２.５ 〔ｍ〕(予備ｺﾝｾﾝﾄ付ﾌﾟﾗｸﾞ) 予備コンセント容量

電 源 コ ー ド ＹＦ－４３４Ｇ(ＳＡ)：長さ０.３５〔ｍ〕(予備ｺﾝｾﾝﾄ付ﾌﾟﾗｸﾞ) １４９０〔Ｗ〕以下
ＹＦ－４３４Ｇ(Ｓ) ：長さ０.３５〔ｍ〕(予備ｺﾝｾﾝﾄ無し) 1 Ｌ型プラグ

取付板による引掛け方式
取 付 方 法 取付板の固定は木ネジもしくは石こうボード用ピン(別売)による

縦・横方向の取付可

外 形 寸 法 １１７Ｈ×７０Ｗ×２８Ｄ〔ｍｍ〕

突起部を除く質ＹＦ－４３４Ｇ：約２００〔ｇ〕
量 ＹＦ－４３４Ｇ(ＳＡ) ：約１４０〔ｇ〕
ＹＦ－４３４Ｇ(Ｓ)：約１３０〔ｇ〕

付取付板
コード振れ止め
品
取付木ネジ
点検ガス属

添 付 書 類

(1コ)
(1コ)
(2本)
(1コ)

取扱説明書（保証書付）(1部)｢警報器が鳴ったら｣ステッカー (1枚)

- 4-取付板固定用

保有機能機

能内

容

点検モード

電源投入から１０分間は点検モードとなり、この間に規定濃度以上のガスを検知して警報状態になった場合、赤ランプ点滅の２秒後に警報音「ピッポッピッポッ
ガスがもれていませんか」を、さらに２秒後に無電圧信号を出力させることにより、マイコンガスメータとの連動確認を容易にしている。
点検モード終了後、各遅延時間は警報音が１５秒、無電圧出力信号が３４秒となる。
※ガス濃度が低い場合は、点検モードが働かない場合がある。

白(電源/常夜灯)ランプ
輝度調整機能監視時に点検/警報停止スイッチを短押し(３秒未満)すると、白ランプの輝度を３段階調整できる。

スイッチ点検機能(簡易点検)

監視時に点検/警報停止スイッチを長押し(「ピッピッ」と鳴るまで)すると、正常に作動しているかを点検し、異常がなければ「正常です」を１回出力する。無電圧信号は出力されない。

スイッチ点検機能(連動点検)

監視時に点検/警報停止スイッチを長々押し(「ピッピッ」「ピッピッピッ」と鳴るまで)すると、警報動作を開始すると同時に、無電圧信号(ON-OFF)が約１分間出力され、マイコンガスメータとの連動確認ができる。

警報履歴表示機能

監視時に点検/警報停止スイッチを長押し(「ピッピッ」と鳴るまで)すると、赤ランプにより過去１０日間のガス警報発生有無を確認できる。
白ランプ１秒間消灯後、赤ランプ点灯無し ⇒ ガス警報発生無し
白ランプ１秒間消灯後、赤ランプ１秒間点灯 ⇒ ガス警報発生有り

交換期限切れお知らせ機能通電時間をカウントし、約６年経過時に白ランプが点滅(２秒点灯、１秒消灯)する。この時、点検/警報停止スイッチを押すと交換期限表示を中断し、スイッチの操作に応じた動作を行う。電源投入時の点検/警報停止スイッチの操作により交換期限切れお知らせ機能を解除することもできる。

警報音停止機能

ガス警報中に点検/警報停止スイッチを押すと警報音を１分間停止できる。赤ラ
ンプは点滅維持、無電圧出力もON-OFF状態を維持する。１分間経過後もガス濃度が規定濃度以上であれば再警報する。再警報時は警報音の停止はできない。

故障検出機能ガス検出部などの故障を検出したとき、白ランプが速い周期で点滅し、「ピッピッピッ」を１分間に１回出力する。無電圧出力はOFF状態を維持する。

故障音停止機能

故障警報中に点検/警報停止スイッチを押すと故障音を３６時間停止できる。白
ランプは点滅維持、３６時間経過後も故障状態が継続していれば再警報する。点検/警報停止スイッチによる故障音の停止は繰り返しできる。

鳴り止みタイミング
お知らせ機能警報時にガス濃度の低下とともに赤ランプの点滅間隔と音声の間隔が２段階で長くなり、警報が鳴り止むタイミングを知らせる。

警報音切替機能

電源投入時の点検/警報停止スイッチの操作により、警報音を音声又はブザーに切替えることができる。

■交換期限切れお知らせ機能の解除方法
製品出荷時には交換期限切れお知らせ機能の設定は「有」となっているが、以下の方法で解除できる。
①点検/警報停止スイッチを押しながら電源を入れ、「ピッ」と鳴ったら点検/警報停止スイッチから手を離す。
②３秒以内にもう一度点検/警報停止スイッチを押すと交換期限切れお知らせ機能が解除される。
■交換期限切れお知らせ機能の設定確認方法
電源を入れてから３秒後のランプ動作で現設定の確認ができる。
機能「有」：白ランプが１回消灯する
機能「無」：白ランプが２回消灯する- 5-

■警報音切替え方法①点検/警報停止スイッチを押しながら電源を入れ、「ピッ」「ピッピッ」と鳴動したらスイッチを離す。
現在設定されている警報音が鳴動
音声設定時：「ピッポッピッポッ ガスがもれていませんか」（連続）ブザー設定時：「ピッポッピッポッ」（連続）②点検/警報停止スイッチを再度短押しすると「ピッ」と鳴り、警報音が切替わる。
③約9秒後「ピー」と鳴動し終了。
（２） 警報ガス濃度規格
下記の条件で、ガス濃度が継続して、警報濃度以上存在する場合に警報を発する。
条(1) 常温，常湿(2) ＋４０℃(3)３５℃以上，４０℃以下
相対湿度８５％以上(4) 常温，常湿(5) 常温，常湿以上の各条件(6)－１０℃

件

試験ガス
１００Ｖ
１００Ｖ
１００Ｖ
イソブタン
９０Ｖ
１１０Ｖ

１００Ｖ

警報濃度（％）
初期値
０．０５～０．３
保証期間内
０．０１８～０．４５

初期値
０．０５～０．３５
保証期間内
０．０１８～０．４５

Ⅲ．製造上の注意事項
・社内品質関連基準（ＱＣ工程表、作業要領、各種検査基準書）を厳守して長期的（保証期間内）な製品の品質を保証するものとする。
・高圧ガス保安協会の検査基準、及び関係規格等を満足するものとする。
Ⅳ. 標示マーク・高圧ガス保安協会で規定した標示マークを指定した部分に表示する。
Ⅴ． 梱
包・警報器本体、付属品、添付書類を個装箱に入れ、個装箱は２０個入れのダンボールに梱包する。
Ⅵ． 検
査
・高圧ガス保安協会の行う「液化石油ガス用ガス漏れ警報器・バルク用ガス漏れ検知器検定規程」の検査に合格する。
Ⅶ．保険及び保証・保険は別途、保険契約書による。
・貴社に対する保証期間は警報器本体に記載された期限内とする。
Ⅷ．特記事項・変更及び疑義については、その都度両者で打ち合せを行い本仕様書の改廃を行うものとする。

- 6-

ＹＦ－４３４Ｇ タイミングチャート

（１／２）

１．監視時

２．警報時

３．警報時（鳴り止みお知らせ警報２段目）

４．警報時（鳴り止みお知らせ警報１段目）

鳴り止みお知らせ警報2段目

鳴り止みお知らせ警報1段目

警報点

センサ出力

監視約10秒ＯＮ

出力遅延 約34秒

外部出力

ＯＦＦ約5秒

遮断

ガスメータ

表示灯
（白ランプ）

点灯

ＯＦＦ

約1.1秒（0.9Hz）

点灯

表示灯（赤ランプ）

警報音

約1.7秒（0.6Hz）

ＯＦＦ

警報遅延 約15秒ピッポッピッポッ ガスがもれていませんか
又は ピッポッピッポッ

ピッポッパッ ガスがもれていませんか
又は ピッポッパッ ※1※1 ガスメータが遮断しない場合は「ピッポッピッポッ ガスがもれていませんか」又は「ピッポッピッポッ」となる。

-7-

ピッポッパッ ガスがもれていませんか
又は ピッポッパッ ※1

ピッポッパッ ガスがもれていませんか
又は ピッポッパッ ※1（２／２）へ

ＹＦ－４３４Ｇ タイミングチャート（２／２）

５．遮断時（警報遮断および論理遮断）

６．復帰安全確認

７．ガス使用許可

５ or ７※4

８．使用時間遮断予告

９．交換期限切れお知らせ

センサ出力

監視

外部出力

ＯＦＦ

遮断

ガスメータ

点灯

5秒

10秒or120秒 ※2

5秒

3回のみ表示5秒～120秒 ※3

3.3秒

表示灯
（白ランプ）
2.2秒

ＯＦＦ

表示灯
（赤ランプ）

ＯＦＦピッ

警報音

ピッピッ
ピッポッパッ

ピッピッピッポッパッ

ピッピッ
ピッポッパッ

ピッピッピッ

ピッピッピッ

ピッピッピッピー※2 ガスメータ遮断後、10分間は10秒間隔、10分以降～12時間までは120秒間隔-8※3 ガス流量により間隔が変わる。
※4 使用時間遮断予告後、ガスを使用し続けた場合、５の状態へ移行する。5分以内にガス流量が停止、あるいはある設定値以下となった場合、使用時間遮断予告状態が解除される。

ピー

ピー

ピッ

ピッ