LPガス販売事業者様用
L Pガス施 工 業 者 様 用

バルク供給用二段一次調整器 RMBCF-20A, 30A , 50A, 50A(E)
二段減圧一体型調整器 RMLBF-50
水平取付用

お客様ご相談窓口

取付取扱説明書

全国主要拠点ガ ス 機 器 事 業 部

053(925)4511■お願い［北● このたびは、バルク供給用二段一次調整器、二段減圧一体型調整器をご採用いただき、誠にありがとうございます。
LP ガス設備の安全確保に万全を期すため工事を始める前にこの説明書を必ずお読みください。
● 液化石油ガス法、省令補完基準、液化石油ガス設備士ハンドブック等に定められた基準を遵守してください。
● この製品はバルク供給設備に用いる LP ガス専用の調整器です。他の目的に絶対に使用しないでください。
● この説明書には、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。
この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が死亡または警告 重傷を負う可能性が想定される場合を表しています。

道］札幌011(852)2914［東北］仙台022(284)9114［関東］東京03(5782)2702

埼

玉048(654)2071

屋052(769)1532

静岡054(283)1151［関西］大阪06(6458)8185［中国］広島082(568)7802［四国］高松087(833)3335［九州］福岡092(411)4834［中海部］名古

この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が傷害を負う
注意 可能性が想定される場合、および物的損害のみの発生が想定される場合を表しています。

※機器に異常がある場合は、ご自分で修理なさらずにガス販売事業者、又は最寄りのお客様ご相談窓口にご相談ください。
尚、当社ホームページにおいてもご案内申し上げております。

この表示は、禁止事項を表しています。

URL：http://www.yazaki-group.com※電話番号は変更になることがありますのでご了承ください。

発売元：
本社/〒108-8333 東京都港区三田 1丁目4番28号三田国際ビル 17F

製造元：

株式会社神菱〒675-1322 兵庫県小野市匠台62021.120794－63－1800

RMBCF20A-4■製品概要●「二段一次調整器」は、LP ガスバルク貯槽からの高圧ガスを二段階で中圧（0.1MPa 以下）に減圧するものの一段目のガス放出防止器付の調整器です。
●「二段減圧一体型調整器」は、二段減圧方式 LP ガス供給設備の二段一次調整器と二段二次調整器を組み合わせたガス放出防止器付の調整器です。
● ガス放出防止器は調整器容量に適したタイプがそれぞれ二段一次調整器出口側に接続されています。

《二段減圧一体型調整器》《二段一次調整器》
RMBCF-20A, 30A

RMBCF-50A

RMBCF-50A(E)RMLBF-50
M28×1.5  ユニオン

M28×1.5  ユニオン

M28×1.5  ユニオン

（124）

（124）

（124）
水平取付

水平取付

JIS 20K 15A  フランジ

JIS 20K 25A  フランジ

（567）

（287）
SOOOSS（308）

（321）

（250）

OS

水平取付

水平取付

Rc 1/2

JIS 20K 25A  フランジ
Rc 1 1/4 ユニオン

単位  mmRMBCF20A-4_取付説明書_CC21.indd

12021/11/08

14:31:50

警告■施工上の注意事項

注意

警告
警告
● 調整器入口接続部に大きな負荷がかからない様に調整器下部をブラケット等で支えた後、各部の締め付けを行うとともに、調整器出口側は、必ずステー等で固定してください。
注意 （調整器入口部が破損するおそれがあります。）●ガス放出防止器の過流防止を機能させるため、低圧配管長さ 10m 以内（配管呼び径
警告25A 又は 32A）、
中圧配管長さ 30m 以内（配管呼び径 15A 又は 25A）としてください。
（配管折損等の場合にガス放出防止器が機能しないおそれがあります。）

注意● 本調整器は必ず水平方向に取り付けてください。（垂直方向に取り付けると性能禁止が確保できないおそれがあります。
）● 設置条件及びガス使用状況により、一時的にでもガス放出防止器閉止流量以上のガスが流れるとしゃ断する場合があります。
警告
六角部● RMBCF-50A(E) の場合：入口側に配管接続する際は六角部をスパナでささえ、回らないよ
警告
禁止
うにしてください。
警告● 供給機器ユニットの中圧配管部の六角プラグは仮止めして出荷しています。設置時の検圧等警告で使用後は、必ずシールテープ等で組み付け、警告漏れがないことを確認してください。
注意
六角プラグ
OSO注意
禁止
● 調整器の接続部分に切りクズ・ゴミ等 ● 製品をたたいたり、落としたり、物を注意
注意がないことを確認してください。
当てたりして衝撃を与えないようにしゴミ切りくず注意禁止● 全ての作業が終了したら液化石油ガス法で定められた配管の気密試験を実施し、漏れのないことを確認してください。

■ 設置の条件
警告

警告

設置については、お客様に安全・快適に LP ガスをお使いいただくために、特に下記の条件を守ってください。

警告● 設置については、バルク供給に係る供給設備の技術上の基準（規）第19 条に準じ
警告
警告て行ってください。

警告 次のような場所に本製品を設置しないで下さい。
注意
注意警告● 腐食性ガス（アンモニア・亜硫酸ガス● 60℃以上になるような熱気の影響を警告
注意
警告

受ける場所。

警告腐食性ガス禁止
注意● 水しぶき、蒸気等常に水気の影響を受ける場所。

禁止

禁止
注意

● 落雪、その他落下物による損傷を受ける場所。てください。

禁止

禁止
禁止

■ガス放出防止器の復帰方法

無理な力■ 気密試験

禁止

警告●フ ラ ン ジ 接 続 の場 合、警告
ボ ル ト・
ナットの締め付けは対角に行ってください。

S等）の影響を受けるおそれのある場所。

S

この製品はバルク供給設備用の調整器です。
分解・改造する
注意と事故発生の警告
原因となりますので、絶対にしないでください。

S● 調整器に大きい負荷をかけない様にして下さい。
（人が乗ったりしないでください。）● 調整器や配管に無理な応力がかからない様に設置してください。

O

水平方向の取り付け

O

S

S

固定

● フランジガスケットにペースト状のシール剤を塗布する際は、最小限の量を薄く均一禁止に塗布してください。必要以上に塗布すると、はみ出したシール剤が調整器内に入り作動不良の原因になります。

O

垂直方向の取り付け

警告
警告

注意

警告

警告
固定
警告 禁止

O

O

S

仮止め要注意シール

固定● スパナ掛けは、指示位置で締め付けを ● 入口・出口のフランジ・ユニオンに合っ行ってください。
たガスケット、ボルト・ナットを使用してください。 警告S● 本製品は別売の地上式バルク貯槽ユニットへ取付けてください。

O● 施工にあたっては、液化石油ガス設備士が設置工事を行ってください。
警告禁止禁止■仕様品
形容使
減● ガス放出防止器は、地震や火災等の災害によってガス漏れが生じた時に、装置内部の流量が設定値以上になったことを感知して流路を自動的にしゃ断します。このため、配管の破損による多量のガス漏れ時の他に、ガス使用量が多い時や、ガス取出弁を急激に開いた時などにも作動する場合があります。
● ガス放出防止器が作動した場合は次の手順に従って復帰操作を行ってください。

密ガス放出
防 止 器
閉止流量調整器入口圧力1. 下流側の全てのバルブを閉じてください。
2. 作動した原因を調査し、配管の破損によるガス漏れが原因の場合は、破損箇所を緊急連絡先に連絡し、修理を依頼するとともに応急措置の指示を受けてください。
その他の場合は、それぞれの原因について適切な処置をしてください。
3. キャップを外してスピンドル①を六角レンチ（4mm）を用いて矢印 O の方向に1 回転してください。（1 回転を限度としてください。）
4. 上流下流の圧力が均圧状態になり、復帰時に「カチン」と音がします。
＊圧力計が設置してある場合は圧力計で確認してください。
5. スピンドル①を六角レンチ（4mm）で矢印 S の方向に回して必ず閉めてください。
SO（忘れた場合は正常に動作しない場合があります。）
緩める
締める
6. キャップを取り付けてください。
＊ 復帰操作を行っても再び作動してしまう場合は、SOガスの使用量に問題があると考えられます。この場合はガス放出防止器付の調整器をガス使用量に①スピンドルあったタイプに交換してください。
＊ 復帰できない場合は、下流側でガス漏れがある可能性があります。この場合は、原因を取り除いて再び復帰操作を行ってください。

RMBCF-20A
20 kg / h

気圧 部

復帰方法手順名式量用 ガ ス
入 口 圧 力閉 塞 圧 力出 口 圧 力
高圧側
中圧側
低圧側
0.2〜
1.0MPa

警告24 〜 40kg/h

二段一次調整器
RMBCF-30A RMBCF-50A RMBCF-50A(E)
30 kg / h
50 kg / h
LP ガス
0.10 〜 1.56 MPa
0.095 MPa 以下
0.057 〜 0.083 MPa
1.80 MPa
0.3 MPa

42 〜 70kg/h

60 〜 100kg/h

入 口 接 続M28 × 1.5 ユニオン
出 口 接 続JIS 20K 15A フランジ
JIS 20K 25A フランジ
308 mm
321 mm
287 mm
面 間 寸 法取 付 方 向水平RL-50A-Ⅱ（当社製）
指定の二段二次調整器 RL-30HL-Ⅱ（当社取扱品） RL-30ⅡB（当社製）

警告

二段減圧一体型調整器
RMLBF-50
50 kg / h
LP ガス0.07 〜 1.56 MPa
3.50 kPa 以下
2.55 〜 3.30 kPa1.80 MPa
0.15 MPa5.50 kPa
60〜100kg/h
M28 × 1.5 ユニオン
Rc 1 1/4 ユニオン
567 mm
水平注意● 二段一次調整器にあっては、二次側調整器として表中の指定の二段二次調整器を設置してください。
（他型式製品をご使用なされるとガス放出防止器が作動しないおそれがあります。
）■アフターサービス■お客様へのご指導（1）メーカー保証
製品に万一不具合が生じた場合は、製造後 1 年以内の期間に限り、メーカーが無償修理もしくは新品と交換いたします。

● 本製品に物をぶつけないこと。

（2）賠償保険
この製品が原因で事故となり損害が生じた場合、製造後 7 年以内に限り生産物賠償責任保険により補償いたします。

禁止

お客様には、次の禁止事項をご指導ください。
● 本製品を分解・改造しないこと。

（3）交換期限
設備の安全を図るため、保険有効期間内に新品と交換してください。また、性能等に異常が生じたときは、直ちに新品と交換してください。
（4）免責
次の場合、製品の無償修理又は交換及び保険の適用はできません。
1）風水害、地震などの天災や不可抗力による場合
2）誤った使用方法や、取扱上の不注意による場合
3）検査合格時の機構を変更又は改造した場合
4）その他製造元の責任とは認められない場合

O

S

警告

● ガスが出ない、などの異常発生時は調整器本体に触れないで指定の連絡先にご連絡いただくこと。

警告■その他●保管：‌高温多湿の場所や衝撃を受けるおそれのある場所を避けてください。
また、1 年以上の在庫にならないようにしてください。

注意● 調整器は、製造後 7 年経過したものは、性能劣下が予測されますので交換期限（7 年）までに必ず新品と交換してください。

RMBCF20A-4_取付説明書_CC21.indd2

禁止

2021/11/08

14:31:53