取扱説明書（保証書付）

形式名 YF-814

この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が死危険 亡または重傷を負う危険が切迫して生じる場合が想定されることを表しています。

警告注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性が想定される場合及び物的損害のみの発生が想定される場合を表しています。
「禁止」事項を表しています。

Y

F8

1

4

「必ず行う」事項を表しています。

④

電源プラグは時々お手入れしてください。
たまったホコリに湿気が加わり、発火・焼損の恐れがあります。
電源プラグのゴミやホコリは乾いた布で取除いてください。

確実に差し込む

この警報器は都市ガス（空気より軽い12A・13Aガス用）専用の警報器です。都市ガス（空気より軽い12A・13Aガス）供給区域外ではお使いにならないでください。

③

月

⑤

①ランプ及び点検/警報停止スイッチ
・通常は白色で点灯しています。
（電源/常夜灯）
・ガスを検知すると、赤色で点滅します。
・故障しているときは、白色で点滅します。
・点検/警報停止スイッチを押すことにより、点検や警報停止などができます。
②警報音出力部
・ガスを検知すると鳴動します。
ブザー音＋音声

電源コードを傷つけたり、重い物を置かないでください。
電源コードが破損し、火災や感電の原因となります。

警告表示（「警報器が鳴ったら」ステッカー）をよくお読みのうえ、必ず目につく場所に警告表示を貼ってください。また、警告表示に緊急時の連絡先の名称・電話番号が記入されているか確かめてく
ださい。

⑤電源プラグ・コンセントに差し込み電源を供給します。
・最大1490Wまでの他の電気器具と共用できる予備コンセント付きです。
⑥検査合格証・日本ガス機器検査協会の検査に合格したことを示します。

転居する場合は、必ずガス事業者に連絡し、警報器の扱いについて確認してください。

-1-

-2-

警報器の有効期限が過ぎると白（電源/常夜灯）
ランプが下図のようにゆっくり点滅します。
警報器が正常に作動しない恐れがありますので、お求めのガス事業者に連絡し、警報器を交換してください。
〈ランプ動作〉
白（電源/常夜灯）
ランプがゆっくり点滅-3-2秒 1秒 2秒 1秒点灯
消灯書

都市ガス警報器

家庭用・業務用兼用

YF-814（空気より軽い12A・13Aガス用）

製造番号
年

お取付年月日
保証期間

月

〒年日

間

お名前話

（）

住所・店名
電話

発売元
及び製造元

5

お取付年月日よりご住所
電「警報器の有効期限が過ぎたときは」④有効期限シール

形式

販売店

警報器の近くでラジオなどを使用しないでください。
ラジオなどにノイズ（雑音）が入ることがあります。

落下させたり、衝撃を加えないでください。
故障の原因となります。

点検/警報停止スイッチを押すことで、簡易点検と警報音と赤（ガス警報）ランプの動作確認ができます。

有効期限切れお知らせ機能

分解や改造はしないでください。
正常に作動しない恐れがあります。

お願い※ガス検知部周囲のガス濃度が急激に低下した場合は、鳴りやみタイミングお知らせ機能が作動しない場合があります。

スイッチ点検機能証

このたびは、都市ガス警報器をお取付けいただき、まことにありがとうございます。
この保証書は、本製品の保証期間において取扱説明書に基づいた正常な使用状態で異常、故障が発生した場合、本書記載内容にて無償点検、あるいは無償取替えを行うことをお約束するものです。

作動点検後にガス検知部周囲のガス濃度が低くなってくると赤（ガス警報）
ランプの点滅及び警報音の鳴動間隔が長くなり、警報が鳴りやむタイミングをお知らせします。

詳しくは、『7-2 点検/警報停止スイッチによる点検』を参照してください。

③ガス検知部（点検口）・ガスを検知します。
・点検ガスをかけてチェックします。

ガス検知部をふさいだり、警報器の前に物を置いたり、取付けたりしないでください。
警報しなかったり、警報遅れの原因となります。

製品名

鳴りやみタイミングお知らせ機能

有効期限年

ガス警報機能警報器が、都市ガスのもれを検知した場合に赤（ガス警報）ランプの点滅と警報音でお知らせします。
詳しくは、『４-2 ガスもれを検知した場合』を参照してください。

②

1490Wを超える電気製品を接続しないでください。
1490Wを超えると火災の恐れがあります。

注意警告

①

接続した他の電気製品のプラグを抜く時は、大きな力をかけないでください。
プラグ部が破損する場合があります。

警報器以外の電化製品を接続する場合は、コンセントの奥まで確実に差し込んでください。
感電・ショート・発火・破損の恐れがあります。

⑥お客さま

1．使用上の注意 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
2．各部の名称とはたらき ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33．警報器の機能について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
4．使用方法と作動説明 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
5．警報音が “鳴った” ときの処置 ・・・・・・・・・・・・・・ 9
6. 噴霧式殺虫剤を使用される時のお願い ・・・・・・・ 11
7．点検方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 138．異常と思った場合の処置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
9．保証 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
10．仕様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
11. 廃棄処理について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
12. 施工される方へのお願い ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
13．取付位置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
14．取付方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19

この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合を表しています。

警告※各印字表示の位置はガス事業者によって異なる場合があります。

保︵キリトリ線︶

都市ガス警報器「キャッチャー」をお取付けいただきありがとうございます。
この取扱説明書では、都市ガス警報器の取扱方法を説明しています。
ご使用になる前に、必ずお読みいただき正しくお取扱いください。
本取扱説明書には保証書がついています。取扱説明書は取付け後もお手元に保管し、いつでも使用できるようにしておいてください。
●この警報器は都市ガスを検知して警報を発するガスの爆発事故防止用の警報器です。ガスもれの未然防止やガスもれによる損害防止を保障する装置ではありません。ガスもれなどによる損害については、責任を負いかねますのでご了承ください。また、ガス検知部に都市ガスが到達しない場
合は、ガス警報機能が働きません。
有効期限●不完全燃焼及び酸素欠乏による中毒防止用では年 月ありません。
●本書を紛失されたり、内容に不明な点があった場
合は、ガス事業者または、最寄りの矢崎エナジーシステム株式会社までお問い合わせください。

17.05000000

3. 警報器の機能について

4

都市ガス警報器

警報器を正しく使用していただくためや、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するために、この取扱説明書には、いろいろな絵表示をしています。
その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

2. 各部の名称とはたらき

1

一般財団法人 日本ガス機器検査協会検査合格品

警報器以外の電気製品を同時に使用する場合は、警報器のプラグに付属している予備コンセントをご利用ください。

F8

家庭用・業務用兼用

空気より軽い12A・13Aガス用

もくじ【電源プラグの予備コンセントを使用する場合】

1. 使用上の注意

Y■警報器をご使用になる皆さま及び施工される方へ

766831-7-282（）

発売元（本社）〒108-0075 東京都港区港南一丁目8番15号Wビル7F
製造元（天竜工場）〒431-3393 静岡県浜松市天竜区二俣町南鹿島23番地 TEL053-925-4111(お問合わせ先）ガス機器事業部〒431-3312 静岡県浜松市天竜区二俣町南鹿島23番地 TEL053-925-4511-4-（次ページもご覧ください）（キリトリ線）〈有効期限切れお知らせ機能を解除することもできます〉①点検/警報停止スイッチを押しながら電源プラグをコンセントに差し込んでください。
受付音が「ピッ」と鳴ります。
②3秒以内にもう一度、点検/警報停止スイッチを押してください。
受付音が「ピッ」と鳴ります。
③電源プラグを差し込んでから3秒後に白（電源/常夜灯）ランプが2回消灯し、有効期限切れお知らせ機能が解除されます。

お客さまご相談窓口
ガ ス 機 器 事 業 部

053（925）4511［東022（284）9114［北 海 道］ 札

幌［関京北］ 仙東］ 東
埼台
玉［中部］ 名古屋

［関西］ 大阪国］ 高松

静［中国］ 広［九州］ 福［四岡島岡011（852）2914
03（5782）2702

048（654）2071
052（769）1532

054（283）1151※出荷時は有効期限切れお知らせ機能の設定は「あり」となっています。
※有効期限切れお知らせ機能の切替は何度でも可能です。
お客さま自身で有効期限切れお知らせ機能を解除された場合は、お求めのガス事業者に解除した旨をお伝えください。
※長時間コンセントが抜かれていた場合、有効期限切れお知らせ時期が延びることがあります。

ピッピッ

087（833）3335

点検/警報停止スイッチを押しながら電源プラグをコンセントに差し込む

3秒以内に再度点検/警報停止スイッチを押す〈有効期限切れお知らせ機能ありの場合〉
白（電源/常夜灯）
ランプ
3秒後に１回消灯

0.5秒〈有効期限切れお知らせ機能が解除された場合〉
白（電源/常夜灯）
ランプ
3秒後に２回消灯
この取扱説明書は、再生紙を使用しています。

監視中に点検/警報停止スイッチを1回（3秒未満）押すたびに、白（電源/常夜灯）ランプの明るさを調整できます。
明るさは、3段階で変化します。
お好みの明るさに合わせてお使いください。

過去1年間にガス警報があったことを確認することができます。
監視時に点検/警報停止スイッチを3秒以上（5秒未満）押すと「ピッピッ」と鳴動し、白（電源/常夜灯）ランプが消灯した後、過去1年間にガス警報があった場合は赤（ガス警報）ランプが約1秒間点灯します。
ガス警報が無かった場合、もしくはガス発生から1年以上経過していた場合は、赤（ガス警報）ランプは点灯しません。

※調整した明るさは電源投入から10分後に設定が保存され、10分以降は設定を変更した時点で保存されます。
点検/警報停止スイッチ※警報履歴表示後に、スイッチ点検機能へと移行します。
詳しくは、『7-2 点検/警報停止スイッチによる点検』を参照してください。

点検/警報停止スイッチ
ピッピッ

点検/警報停止スイッチを3秒以上押す

082（568）7802※ 機器に異常がある場合は、ご自分で修理なさらずにガス事業者、または最寄りのお客さまご相談窓口にご相談ください。
なお、当社ホームページにおいてもご案内申し上げております。
URL：https://www.yazaki-group.com※電話番号は変更になることがありますのでご了承ください。

警報履歴表示機能

点検/警報停止スイッチ

06（6458）8185

092（411）4834

白（電源/常夜灯）ランプ明るさ調整機能

0.5秒 0.5秒 0.5秒

故障検出機能故障が発生すると、白（電源/常夜灯）ランプが速く点滅し、約1分毎に「ピッピッピッ」と故障音が鳴ります。点検/警報停止スイッチを押すと、故障音のみ36時間停止することができます。
36時間経過しても故障状態が継続している場合は、再度故障音が鳴ります。
※ガス事業者に連絡してください。
故障状態では、ガスを検知できず警報しない場合があります。

警報履歴表示機能＜過去１年間にガス警報があった場合＞
白（電源/常夜灯）
ランプ消灯

赤（ガス警報）ランプ
１秒間点灯＜過去１年間にガス警報が無かった場合＞
白（電源/常夜灯）
ランプ消灯

白（電源/常夜灯）
ランプ点灯

スイッチ点検機能＜簡易点検＞正常です

点検/警報停止スイッチ
白（電源/常夜灯）
ランプが速く点滅

白（電源/常夜灯）
ランプが速く点滅

ピッピッピッ

故障音を３６時間停止

白（電源/常夜灯）
ランプ点灯

-6-

ピー

監視状態に戻る

点検/警報停止スイッチを押す-5-

白（電源/常夜灯）
ランプ点灯

-7-

４. 使用方法と作動説明

５. 警報音が “鳴った” ときの処置

４-1 始動

５-1 ガスもれにより警報音が鳴った場合①警報器の電源プラグをコンセントに差し込む。

警報音が鳴り、赤（ガス警報）ランプが点滅している場合は、次の手順で処置してください。

②3秒後に白（電源/常夜灯）ランプが1回もしくは2回消灯する。
有効期限切れお知らせ機能の設定を表示します。
③有効期限切れお知らせ機能の設定表示後、起動音「ピー」が鳴り、その後「正常です」と鳴動し監視状態に入る。
※通電開始から30日経過以降は、「正常です」と鳴らない仕様もあります。
白（電源/常夜灯）ランプ点灯

白（電源/常夜灯）
ランプ1回〜2回消灯
ピー

電源投入から5秒後正常です

電源投入から5〜15秒後〈注意〉※電源を入れてから「正常です」と鳴るまでの間はガスがかかっても作動しません。
※警報器の周囲にガスが存在していた場合や長期間通電しないまま放置されていた場合などには、電源投入後鳴動することがあります。
※電源投入後、1分たっても鳴りやまなければ故障が考えられますので、お求めのガス事業者に連絡してください。

４-2 ガスもれを検知した場合①もれたガスの濃度が警報設定値（都市ガス 赤（ガス警報）の爆発下限界の1/100〜1/4）に達すると、 ランプ点滅
ピッポッ
赤（ガス警報）ランプが点滅し、警報音が鳴りピッポッ始めます。
ガスがもれて②ガスが警報設定値以下になると警報音が鳴りやんで白（電源/常夜灯）ランプが点灯し監視状態に戻ります。

-8-①ガス栓や器具栓を閉める。
燃焼器具のガス栓や器具栓を閉め、ガスの元栓を閉めてください。
②窓を開けて換気する。
窓やドアを開けて自然換気してください。
ガスが無くなれば、警報音が停止します。
③ガス事業者に連絡する。
警報音が鳴りやまない場合は、ただちにガス事業者に連絡してください。

おねがい警報音が鳴っている間は、警報器の電源プラグを抜かないでください。

危険警報音が鳴っている間は、下記の事項を必ず守ってください。
火や火花により、もれたガスに引火して爆発する危険があります。
マッチやライターなどの火気は使用しないでください。

電灯のスイッチをON/OFFしないでください。

警報器の電源プラグを引き抜かないでください。

扇風機や換気扇は使用しないでください。

いませんか-9-

５-2 ガスもれが無いのに警報音が鳴った場合

保証規定

スプレー式殺虫剤、ヘアスプレーなどで警報音が鳴り、赤（ガス警報）ランプが点滅している場合は、次の手順で処置してください。

1. 表記の保証期間内に正常なご使用状態において、異常が認められた場合には、お申し出により無償点検
あるいは、無償取替えをいたします。

3. 本書は日本国内のみにおいて有効です。
4. なお、この保証書によってお客さまの法律上の権利を制限するものではありません。

お願い●本保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

︵キリトリ線︶

2. 次のような場合には、保証期間内でも有償点検あるいは、有償取替えとなります。
①本製品に異常が認められない場合。
②取扱説明書に基づかないで使用し、故障または損傷した場合。
③火災・天災・異常電圧・異常温度などの不可抗力による破壊または損傷。
④取付位置が浴室・屋外・高温多湿など著しく不適当な場所で使用した場合の故障または損傷。
⑤お取り付け後、分解や改造などをされた場合の故障または損傷。
⑥お取り付け後の取付場所の移動、落下などによる故障または損傷。
⑦水や煮こぼれなどの液体、または動植物による故障または損傷。
⑧本保証書のご提示がない場合。

①窓を開けて換気する。
窓やドアを開けて自然換気してください。
ピッポッ②警報器周囲のガス濃度が規定値以下 赤（ガス警報）
ピッポッになると赤（ガス警報）ランプの点滅や ランプ点滅警報音が止まる。
点検/警報※警報の原因が分かっている場合は、 停止スイッチ
電源プラグを抜かずに点検/警報停止スイッチを押してください。約5分間 赤（ガス警報）警報音を停止することができます。
ランプ点滅※赤（ガス警報）ランプの点滅は止まりません。
警報音を約5分間停止

おねがい年月警報器が噴霧式殺虫剤の噴射ガスに反応して警報する場合があります。
次の処置を行っていただくと、警報器の作動を防ぐのに効果があります。
【準備するもの】●ポリ袋・・・・・ポリプロピレン製（または>PP<表示）が好ましいですが、ポリエチレン製でも一定の効果があります。
●ひも●輪ゴム●接着テープ
1．電源コードを伸ばして安定した所に置ける場合①警報器を取り外し、電源コードを伸ばして安定する所に置いてください（電源プラグは抜かないでください）。
②警報器にポリ袋1枚をかぶせて、ポリ袋内に噴射ガスが入るのを防ぐため、電源コード部分で密閉できるようにひもなどで縛ってください。ポリ袋の開口部分は、電源コードとの間に隙間ができないように接着テープなどを巻いてください。
③ポリ袋を傷めないように、安定するところに置いてください。
ひもなどで縛る

警報音が鳴っている間は、警報器の電源プラグを抜かないでください。

開口部分

注意
警報音を停止しても警報器周囲にガスが残っている場合は、再度警報音が鳴ります。また、停止中に警報器周囲のガス濃度が上昇した場合は、停止を中断して再度警報音が鳴り始めます。
この場合は再度点検/警報停止スイッチを押しても警報音は止まりません。

●本警報器の保証期間はお取付年月日より5年間です。
警報器は保安機器であり、お取り付け後5年を過ぎたものは、是非新しいものとお取替えください。
お取替え予定日

６. 噴霧式殺虫剤を使用される時のお願い

2．上記1の方法で処置できない場合①ポリ袋を前面から覆い被せ、輪ゴムで止めてください。輪ゴムは1本では弱いので3本程度使用し、しっかりと止めてください。
②ポリ袋と壁の隙間から噴射ガスが入るのを防ぐため、ポリ袋の端を接着テープで壁面に貼り付けてください。ただし、壁面などの状況により貼り付けできない場合は輪ゴムで止めておくだけでも一定の効果はあります。
※ポリ袋がしわになっている部分や、電源コードが通っている部分に特に注意し、ポリ袋と壁面の間に隙間ができないようにしてください。
※接着テープは壁面の状況に応じて、接着しやすく、また剥がすときに壁面などを傷めないようにしてください。
ポリ袋を前面から覆い被せる

輪ゴムで止める- 11 -（キリトリ線）警報器に異常がある場合は、次の処置をしてください。
処置をしても異常がある場合は、ガス事業者に連絡してください。
原因白（電源/常夜灯）ランプが ・電源プラグがコンセントに差し込まれていますか。
点灯しない。
・停電していませんか。
・電源ブレーカーが切れていませんか。
点検ガスをかけても警報 ・電源プラグをコンセントに差し込んでから15秒音が鳴らない。
以内ではありませんか。
・点検口をまちがえていませんか。
ガスがもれていないのに ・近くでヘアスプレーや殺虫剤、シンナーなどを使警報音が鳴った。
いませんでしたか。
・酒、みりん、ワインなどアルコールの濃い蒸気がかかりませんでしたか。
・溶剤、シンナー、ベンジンなどを大量に使用していませんか。
・警報器の電圧範囲はAC100V 10Vです。
それ以外で使用していませんか。

白（電源/常夜灯）ランプ ・警報器の故障をお知らせしています。
が速い点滅をし、1分毎に ガス事業者に連絡してください。
「ピッピッピッ」と警報音が 点検/警報停止スイッチを押すと警報音を約36鳴っている。
時間止めることができます。

白（電源/常夜灯）ランプが ・警報器の有効期限の経過をお知らせしています。
ゆっくり点滅している。
ガス事業者に連絡して新しい警報器に交換してください。

項

12. 施工される方へのお願い目

仕対 象 ガ ス

都市ガス（空気より軽い12A・13Aガス用）

警報ガス濃度

爆発下限界濃度※1 の1/4以下
接触燃焼式

警 報 方 式

ブザー音＋音声（自動復帰式）

応 答 時 間60秒以内

警 報 音 量70dB/m以上

電源

AC100V 50/60Hz
監視時 約0.9W、警報時 約0.9W

使用温度範囲

-10℃〜+50℃（結露しないこと）

寸 法・質 量高さ 78 幅 62 奥行 29.5 ㎜ 約 160g

※1：爆発は、空気とガスが一定範囲で混合した場合に起こる可能性があります。その範囲を爆発限界といい、最高濃度を爆発上限界、最低濃度を爆発下限界といいます。

《付属品》

取扱説明書（保証書付）
・・・1部

コード振れ止め・・・3個取付板・・・1個両面接着テープ・・・1個取付板用（長さ13㎜）
・・・2本
コード振れ止め用（長さ10㎜）
・・・3本■保証期間は取付け後5年です。
■本取扱説明書に基づく使用状態で、この保証期間内に万一異常が認められた場合には、無償で『点検または交換』いたします。
■保証に基づく点検を依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みください。
■お申しつけの際は、保証書を提示していただきますので大切に保管ください。
■警報器は安全機器であり、保証期間を過ぎたものは、必ず新しいものとお取替えください。

- 15 -

注意

保証書に取付年月日及び販売店名などを必ず記入してください。

本体正面の有効期限シールに、お取付日から5年後の年月を記入してください。

7-1 作動点検

電源プラグを抜かないでください。
電源を抜いて警報器をポリ袋で覆わずに噴霧式殺虫剤を使用する部屋に置くと、噴霧が終わってから電源を入れた時に、警報器内部のフィルタに吸着した噴霧ガスが脱離することにより、警報することがあります。

都市ガス警報の作動点検時には、ガス採取器（別売品）とガスコンロなど検知対象ガスの炎からガスを採取できるものを用意してください。
従来のアルコールを主成分とした点検ガス及びライター式の点検ガスは使用しないでください。センサ異常または鳴り止み期間が長くなる可能性があります。

①ガス採取器の先端を警報器の点検口にしっかり押し当てて、容器を1回圧縮し、採取したガスをゆっくり（約3秒程度）注入します。
ガスを検知すると赤（ガス警報）
ランプが 点 滅し、ガス警 報 音 赤（ガス警報）「ピッポッピッポッ ガスがもれて ランプ点滅いませんか」が鳴ります。

〈ガス採取方法〉

石膏ボード用ピン

取付板用・・・3本
コード振れ止め用・・・6本

11. 廃棄処理について●有効期限を経過して交換した警報器の廃棄処理
一般廃棄物として処理を行わないで、産業廃棄物として処理してください。
（ 一般廃棄物として燃焼処理した場合、有害ガスが発生する恐れがある材料が含まれています）- 16 -①周囲に引火物などが無いことを確認してからガスコンロを点火し、炎の高さを約5㎝に調整します。炎が小さいと点検ガスを採取しにくくなります。
※ガスコンロの種類により、炎の高さを5㎝に調整できない（5㎝未満になってしまう）場
合は、コンロの火力を最大にしてください。

警報器の壁面からの取外し・取付け、あるいは警報器へのポリ袋の取付け・取外しは高いところでの作業になりますので、しっかりした踏み台を使って十分に注意して行なってください。
転落、転倒、落下の原因になります。
警報器は強く引っ張らないでください。
取付板や木ネジが抜けたり、警報器が外れて落下する恐れがあります。

●部屋の広さに比べて極端に大きな容量の噴霧式殺虫剤を使用した場合。
警報器への影響を少なくするため、必ず部屋の広さに応じた噴霧式殺虫剤をご使用ください。
●噴霧式殺虫剤を警報器の真下で使用した場合。
警報器の真下での噴霧は避けてください。
●ポリ袋と壁面の間に隙間があったり、ポリ袋に破れや穴がある場合。
●警報器をポリ袋で覆う前に、石油系溶剤やアルコール類などを使用していた場合。
ガス検知部に影響を与える成分が封じ込められます。
●経年変化によって、ガス検知部が敏感になっている場合。

取付例
たれ壁
30㎝以上

天井面
50㎝

20〜30㎝以内
8m以内

取付けは、ガス事業者が行いますので、ご自分で取付けや移動は行わないでください。

設置に不適当な範囲

床面※床面積は概ね30m2以下（部屋が正方形なら対角線7.7m以下）《取付けてはいけない場所について》注意

警告

次のところには取付けないでください。故障や警報遅れの原因になります。

都市ガスを検知しようとするガス機器（一定位置に固定しないで使用されるガス機器の場合はガス栓）から水平距離8m以内、天井面から30cm以内にしてください。

●換気扇、給気口、ドア付近など風通しの良い場所。
●隙間風の入る場所。
●30cm以上のたれ壁で区切られているところ。

天井面に接近して取付けると、天井面が黒ずむ場合があるので、警報器の底面から天井面までの距離が20cm以上〜30cm以内になるように取付けてください。

アルコールなどで警報することがありますのでレンジフート内やレンジフード本体には取付けないでください。

換気口などの空気の吹き出し口から1.5m以内には取付けないでください。
1.5m以上1.5m以上- 17 -

警報が遅れたり、検知できないことがあります。

●燃焼器具などの排気、湯気、油煙及び調理用アルコールの蒸気が直接かかる場所。
センサ寿命が短くなったり、誤報の原因になります。

●振動、衝撃の激しい場所。
センサ故障の原因になります。

警 報が 遅れます。

●浴室内、水のかかる場所、水滴がつく場所。

●ビルの給湯室など夜間電源を切る場所。
●使用時でないと電源を入れない場所。
警報器としての機能を果たしません。

- 18 -

白（電源/常夜灯）
ランプ点灯②警報動作確認
監視時に点検/警報停止スイッチを５秒以上押すことで警報表示、警報音を確認することができます。
「ピッピッピッ」と鳴動後、赤（ガス警報）ランプが点滅し、警報音「ピッポッ
ピッポッ ガスがもれていませんか」と1分間鳴動します。
※途中で警報音を止めたい場合は、点検/警報停止スイッチを押してください。
「ピー」と鳴動し監視状態に戻ります。

- 14 -●温度が -10℃〜+50℃の範囲をこえる場所。 -10℃
+50℃
警報器としての機能を果たしません。
また、誤作動の原因になります。

②警報器の取付け
電源コードは上下の2方向に出すことができます。
上から出す場合は、本体裏面の溝に電源コードをはめてください。
警報器を取付板に確実にはめ込んでください。
取付板

上側を引っ掛けてから下の突起を押し込む-10〜+50℃●屋外。

③電源コードの固定電源コードを付属のコード振れ止めにて止めてください。

屋外用ではありません。

14. 取付方法

コード振れ止め①取付板の取付け

都市ガスを検知しようとするガス機器を設置している場所と同一の室内に設置してください。

都市ガスが滞留しやすい位置で、ランプの確認しやすい位置、容易に点検できる場所へ取付けてください。

注意●長時間加熱すると、ガス採取器が破損することがありますので注意してください。
ガス採取器●炎から出した直後の採取管は、先端が 採取管（別売品）
非常に熱くなっています。
絶対に触らないでください。
先端部分は熱くなるのでやけどをする恐れがあります。
ヤケドに注意感電や電気的故障の原因になります。

給気口や換気口から1.5m以上換気口

警告《正しい取付位置》

警告
採取したガスは警報器の点検以外には使用しないでください。

●カーテンウォールなどで仕切られた場所。

ピッポッ
ピッポッ
ガスがもれていませんか①簡易点検
監視時に点検/警報停止スイッチを３秒以上（５秒未満）押すことで警報器が正常に動作しているか点検できます。
「ピッピッ」と鳴動し、警報履歴表示の動作後、警報器が正常であれば「正常です」と鳴動します。
※警報履歴表示機能を備えています。
詳しくは、『3．警報器の機能について』を参照してください。

- 13 -

ガス栓

13. 取付位置④ガス採取器の先端は熱くなっているため、そのまま警報器に押し当てると警報器のケースを溶かしたり傷がついたりします。
ガス採取後、必ず30秒以上冷ましてください。

- 12 -

ガスコンロ②ガスが無くなってくると、赤（ガス警報）ランプから白（電源/常夜灯）ランプになり、ガス警報音が鳴りやみます。

点検口

7-2 点検/警報停止スイッチによる点検
ガスの吹き出し口に押し当てる③約3秒程度かけて、炎の中からガス成分（点検ガス）をゆっくり吸引します。
終わりましたら速やかにガス採取器を炎から離して、炎を消してください。

お願い50㎝

炎の高さは約5㎝（※）
ガス採取器②ガス採取器を圧縮し、先端を炎芯部（炎の根元部分）のガス吹き出し口に押しあてます。

以下のような場合は、ポリ袋で覆っていても警報器が作動することがあります。事前に住宅管理者やご近所の方に、殺虫剤の使用を連絡しておいてください。

点検口にしっかり押し当ててガスを注入

次の手順で点検してください。

おねがい

注意

取付位置の選定はお客さまとよく相談してから行ってください。

消 費 電 力

木ネジ

9. 保証

様

型番（商品名） YF­814（都市ガス警報器）

検 知 方 式

電源コード部分に隙間ができないようにする■施工される方へ

10. 仕様8. 異常と思った場合の処置状

接着テープで周囲を貼る

日- 10 -症

開口部分を接着テープで巻く〈点検のしかた〉噴霧式殺虫剤を使用した後は、必ず部屋の換気をし、ポリ袋を外してください。
警報器が作動しません。

7. 点検方法警告《木質壁・コンクリート壁の場合》取付板を付属の木ネジまたはピンで 13cm以上壁面に取付けてください。
※コンクリート壁に取付ける場合は、カールプラグを打ち込んで木ネジを取付板使用してください。

《石こうボードの場合》
壁面に取付板を押し当て、ピンを図の向きで、斜めに差し込んでください。
その際、市販の石こうボード用のピン差し込み工具またはドライバーの柄の堅いところなどでピンの頭を押しつけて根元まで差し込んでください。
※ピンは垂直に差し込まないでください。取付板が抜けやすくなる場合があります。

取付板

警告29cm以内木ネジ

壁面及び台所設備の端より、警報器を1㎝以上離して取付けてください。
警報が遅れたり、誤報の原因になります。

1㎝以上
ピン注意
電源コードはステップルまたは釘などで固定しないでください。
電気設備技術基準で禁止されています。

上記の方法で取付けにくい場合は、付属の両面接着テープを使用し、取付けてください。

- 19 -

壁面または台所設備- 20 -

ステップル