형식: R3-GE1
리모트 I/O R3 시리즈주의 사항

ETHERNET 통신 입출력 모듈(Modbus/TCP (Ethernet)용)주요 기능과 특징●Modbus/TCP 데이터를 다른 프로토콜의 통신 모듈로 취급할 수 있는 통신 입출력 모듈 (게이트웨이)●통신 모듈은 아날로그 입출력이 혼재된 모듈로써 인식●R3-NE1과 같은 Modbus/TCP 슬레이브 기기전형적인 응용 예
●Modbus/TCP 와 CC-Link 의 게이트웨이

· 통신 모듈 (형식：R3-NC2, R3-NEIP1, R3-NF□,
R3-NL□) 과 조합하여 사용할 수 없습니다.
· 통신 모듈은 펌웨어 버전에 따라 사용할 수 없는 경우가있습니다. 통신 모듈의 펌웨어 버전을 확인해 주십시오.
조합 가능한 통신 모듈의 펌웨어 버전은 아래와 같습니다.
R3-NM3, R3-NML3 의 펌에어 버전 V1.00 또는 그 이상의 버전
R3-NC1, R3-NC3, R3-ND□, R3-NE1, R3-NFL1,R3-NM1, R3-NM4, R3-NP1 의 펌에어 버전 V2.00 또는그 이상의 버전상기 이외의 통신 모듈은 펌웨어 버전의 제한이 없습니다.

관련 기기Y^U\· 컨피그레이터 소프트웨어 (형식：R3CON)
컨피그레이터 소프트웨어는 당사의 홈페이지에서 다운로드 할 수 있습니다.
본 제품을 컴퓨터에 접속할 때 전용 케이블이 필요합니다.
적용하는 케이블의 형식은 홈페이지의 다운로드 사이트또는 컨피그레이터 소프트웨어의 취급설명서를 참조해주십시오.

XZWXW`Gஂஃ기기 사양
형식：R3－GE1S①
주문 시의 지정 사항• 주문 코드：R3－GE1S①①은 아래에서 선택해 주십시오.
（예：R3－GE1S/CE/Q）• 옵션 사양 (예：/C01)

통신S：싱글 통신①부가 코드（복수항 지정 가능）◆규격＆인증
무기입：CE 마킹 없음/CE：CE 적합품◆옵션무기입：없음
/Q：있음（옵션 사양에서 별도로 지정해 주십시오）옵션 사양◆코팅（상세한 내용은 당사 홈페이지를 참조해 주십시오）/C01：실리콘계 코팅（Silicone coating）/C02：폴리우레탄계 코팅（Polyurethane coating）/C03：고무계 코팅（Rubber coating）

접속 방식· Ethernet：RJ-45 모듈러 잭· 내부통신버스：베이스 (형식：R3-BS□) 에 접속· 내부전원：베이스 (형식：R3-BS□) 를 통해 공급· RUN 접점 출력：M3나사 2블록 단자대 접속(조임 토크 0.5N·m)권장 압착 단자：적용 압착 단자 사이즈 도면 참조(슬리브 압착 단자는 사용 불가)· 적용 전선 사이즈：0.75∼1.25mm2
단자 나사 재질：철에 니켈도금아이솔레이션：Ethernet-내부통신버스 · 내부전원RUN 접점 출력 간RUN 표시 램프：2가지 색 (적색/녹색) LED
Modbus/TCP 통신이 정상인 동시에 R3 통신 모듈측의필드 버스가 정상일 때 녹색불 점등데이터 수신 시 적색불 점등딥 스위치로 설정ERR 표시 램프：2가지 색 (적색/녹색) LED통신 이상 시 녹색불 점등/점멸 (케이블 단선 시 소등,설정 이상 시 점멸)데이터 송신 시 적색불 점등딥 스위치로 설정점유 모듈 수 설정：딥 스위치로 설정■RUN 접점 출력RUN 접점：RUN 표시 램프가 녹색불 점등 시 ON(Modbus/TCP 통신이 정상인 동시에 R3 통신 모듈측의 필드 버스가 정상 시에 ON)정격 부하：R3-GE1사양서

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

KS-8464 Rev.9 Page 1/7

형식: R3-GE1
250V AC 0.5A (cos ø＝1)
30V DC 0.5A (저항 부하)(EU 지령 적합품으로 사용하는 경우에는 50V AC 미만입니다.)최대 개폐 전압：250V AC 30V DC최대 개폐 전력：250VA (AC) 150W (DC)최소 부하：1V DC 1mA기계적 수명：2000만회 (300회/분)유도성 부하를 구동하는 경우에는 접점을 보호하고 노이즈를 제거해 주십시오.
■적용 압착 단자 사이즈 (M3 나사) (단위:mm)
Z

규격＆인증
EU conformity：전자 양립성 지령 (EMC지령)EMI EN 61000-6-4
EMS EN 61000-6-2
RoHS 지령[]

ɐ ZUYXYEthernet 사양통신 규격：IEEE 802.3u
전송 종류：10BASE-T/100BASE-TX
전송 속도：10/100Mbps (Auto Negotiation 기능 탑재)프로토콜：Modbus/TCP
데이터：RTU (바이너리)커넥션 수：2
전송 케이블：10BASE-T (STP 케이블 카테고리 5)세그먼트 최대 길이：100m
Ethernet 표시 램프：LINK, DPLX, LINK10, LINK100,COL
IP 어드레스：192.168.0.1 (출하 시 설정값)(컨피그레이터 소프트웨어 (형식：R3CON) 로 설정 및 변경 가능)
Port 번호：502

설치 사양사용 온도 범위：-10∼+55℃
사용 습도 범위：30∼90%RH（결로되지 않을 것）사용 주위 환경：부식성 가스 및 대량의 먼지가 없어야 함
설치：베이스（형식：R3－BS□）에 설치
질량：약 200g성능점유 영역：16×n (점유 모듈 수：1∼8)
소비 전류：100mA절연 저항：100MΩ 이상/500V DC
내전압：Ethernet-내부통신버스 · 내부전원-RUN 접점 출력 간
1500V AC 1분간
공급전원-FG 간 (전원 모듈로 절연)
2000V AC 1분간
R3-GE1사양서

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

KS-8464 Rev.9 Page 2/7형식: R3-GE1
전면도 및 측면도̰㽕⮨⓸ijkl

Z [ \]^ _ `hijkl
m WX Yy|uG䖐㐐G⣜䘸m WX Y^ _ `h̰㤸⮨⓸⴬㇠㟝

Z [ \]

⴬㇠㟝lyyG䖐㐐G⣜䘸

♙G㏘㠸㾌

lG䖐㐐G⣜䘸

z~Z㉘㥉㟝G㣡G䀘≙䉤
yqT[\G⯜◼⤠G㣡
X[\YZ]⣜䘸G䖐㐐㤸䞌[ZYXspurஂ⫵䆠ஃkwsஂ㤸㢨㩅ஃ
GGspurXWஂ⫵䆠XWtஃ
GGspurXWWஂ⫵䆠XWWtஃGGjvs
ஂ㻝─ஃvu㥄㡔G⯜◼G㍌z~X_^]\[ZYX
vuModbus 기능 코드■ Data and Control Functions
CODE
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

NAME
Read Coil Status
Read Input Status
Read Holding Registers
Read Input Registers
Force Single Coil
Preset Single Register
Read Exception Status
Diagnostics
Program 484
Poll 484
Fetch Comm. Event Counter
Fetch Comm. Event Log

131415161718
192021222324

Program Controller
Poll Controller
Force Multiple Coils
Preset Multiple Registers
Report Slave ID
Program 884 / M84
Reset Comm. Link
Read General Reference
Write General Reference
Mask Write 4X Register
Read / Write 4X Registers
Read FIFO Queue○○○○

Digital output from the slave
Status of digital inputs to the slave
General purpose register within the slave
Collected data from the field by the slave
Digital output from the slave
General purpose register within the slave○Fetch a status word and an event counterA status word, an event counter, a message count anda field of event bytes○○Digital output from the slave
General purpose register within the slave
Slave type /‘RUN’status̰ Exception CodeCODE0102030405
06
0708

NAME
Illegal Function
Illegal Data Address
Illegal Data Value
Slave Device Failure
Acknowledge
Slave Device Busy
Negative Acknowledge
Memory Parity Error̺̺̺

Function code is not allowable for the slave
Address is not available within the slave
Data is not valid for the function

R3-GE1사양서

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

KS-8464 Rev.9 Page 3/7

형식: R3-GE1■ Diagnostic Subfunctions
CODE00010203
04

NAME
Return Query Data
Restart Comm. Option
Return Diagnostic RegisterChange ASCII Input Delimiter
Force Listen Only Mode○○○○○Loop back test
Reset the slave and clear all counters
Contents of the diagnostic data（2 bytes）
Delimiter character of ASCII message
Force the slave into Listen Only ModeModbus I/O 할당pஂXஃpG yஂZஃoG yஂ[ஃhkkylzz
XWY\ ଩ XWZY
X ଩ X]X^ ଩ ZYZZ ଩ [_[` ଩ ][]\ ଩ _W_X ଩ `]`^ ଩ XXYXXZ ଩ XY_Y\^ ଩ Y__Y_` ଩ ZYW
ZYX ଩ Z\YZ\Z ଩ Z_[Z_\ ଩ [X][X^ ଩ [[_[[` ଩ [_W[_X ଩ \XYX ଩ X]
X^ ଩ ZY
ZZ ଩ [_[` ଩ ][]\ ଩ _W_X ଩ `]`^ ଩ XXY
XXZ ଩ XY_Y\^ ଩ Y__Y_` ଩ ZYW
ZYX ଩ Z\YZ\Z ଩ Z_[Z_\ ଩ [X][X^ ଩ [[_[[` ଩ [_W[_X ଩ \XY

kh{hG{wlp

kh{h⯜◼G㥉⸨hGpஂ㙸⇔⦐ἬG㢹⥙ஃmhGpஂ㙸⇔⦐ἬG㢹⥙ஃphGvஂ㙸⇔⦐ἬG㻐⥙ஃmhGvஂ㙸⇔⦐ἬG㻐⥙ஃ㥄㡔G⯜◼G㠸㾌
X
Y
Z
[\]
^_X
Y
Z
[\]
^_X
Y
Z[\]
^_X
YZ[\]
^_ǅ %"5"5:1&pG ஔpଝW ଩ XWWWWஂW ଩ XWWLஃmG ஔmஂZY ⽸䏬G⒤㢨䉤⏈GmG㛨☐⤼㏘⦐G㚕㉬㏘䚔G㍌G㛺㏩⏼␘ Uஃ
㨰 PGㇵὤG㢨㞬㢌G㛨☐⤼㏘㜄⏈G㚕㉬㏘G䚌㫴G⫼㐡㐐㝘 UG㝘㣅┍G☥㢌G㠄㢬㡰⦐G╔G㍌G㢼㏩⏼␘ U½G⯜◼G㥉⸨

ᴵG⯜◼㢌G㣙㵝GO 㡔ⱨ PGㇵ䈐⪰G䖐㐐䚝⏼␘ U㉘㥉═G㥄㡔G⯜◼G㍌G⬀䆰G␴㢅䚌⏈G⽸䏬ᴴGˈXˉ SG⴬㉘㥉㢌Gᷱ㟤㜄⏈ ˈWˉ 㡰⦐G╝⏼␘ U

R3-GE1사양서

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

KS-8464 Rev.9 Page 4/7

형식: R3-GE1
전송 데이터본 제품 측면의 딥 스위치로 점유 모듈 수를 설정합니다.
1대의 점유 모듈은 아날로그 입력 16워드, 아날로그 출력 16워드인 입출력 모듈에 해당하며 최대 8대 (입력 128워드, 출력 128워드) 의 데이터 전송이 가능합니다. Modbus/TCP 에서는 본 제품에 대해 최대 8대의 입출력 모듈이 장착되어 있는 것으로 인식합니다. (최대 8슬롯을 점유합니다.)점유 모듈의 입출력의 설정의 “입력”은 아래와 같은 순서로 전송됩니다.
［Modbus 통신］⇒［R3 -GE1 모듈］⇒［R3 베이스］⇒［R3 통신 모듈］
Modbus/TCP 통신에 있어서 입력에는 출력 (Holding Register) 의 커맨드가 유효하며 출력에는 입력 (Input Register) 의 커맨드가 유효합니다.
주) 가상 모듈이 설정되어 있는 빈 슬롯에 실제 입출력 모듈을 장착하지 마십시오.
실제 입출력 모듈을 장착한 경우에는 내부통신버스에 에러가 발생하여 정상적으로 작동할 수 없습니다.
실제 입출력 모듈 수와 가상 모듈 수의 합계가 16대 이하로 되게끔 설정해 주십시오.
통신 모듈은 16대를 초과하는 데이터를 읽을 수 없습니다.

̰⸬G㥐䖼㡸G㏠⦣GY 㜄G㣙㵝䚐Gᷱ㟤GO 㥄㡔G⯜◼G㍌G[P㐘㥐⦐G㏠⦣GX ḰG㏠⦣GY 㜄⬀G㢹㻐⥙G⯜◼㢨G㣙㵝╌㛨G㢼㫴⬀G㏠⦣G^ 㜄G㣙㵝╌㛨G㢼⏈GyZTujZ 㡴G㏠⦣GX ଩ \ 㜄G㢹㻐⥙G⯜◼㢨G㣙㵝
╌㛨G㢼⏈Gᶷ㡰⦐G㢬㐑䚝⏼␘ UG㪽G㏠⦣GX 㜄G㣙㵝╌㛨G㢼⏈GyZTz}[ 㜄G␴䚨㉐⏈GἬ␴⦐G㢬㐑䚌㫴⬀G㏠⦣GY 㜄G㣙㵝╌㛨G㢼⏈GyZTnlX㜄G␴䚨㉐⏈G[ ⺸䚔G䚌㜠G㏠⦣GY ଩ \ 㜄G㣙㵝╌㛨G㢼⏈Gᶷ㡰⦐G㢬㐑䚝⏼␘ UyZ˰izW_yZ˰ yZ˰
z}[ nlX

X

Y

㏠⦣
㏠⦣ X
㏠⦣ Y
㏠⦣ Z
㏠⦣ [㏠⦣ \㏠⦣ ]㏠⦣ ^㏠⦣ _yZ˰ yZ˰
ujZ wzXZ[\]^_

㐘㥐G㣙㵝G⯜◼
yZTz}[yZTnlX⴬㣙㵝⴬㣙㵝⴬㣙㵝⴬㣙㵝
yZTujZyZTwzXᴴㇵG⯜◼
yZTz}[yZTnlXஂXV[ஃyZTnlXஂYV[ஃyZTnlXஂZV[ஃyZTnlXஂ[V[ஃ⴬㣙㵝yZTujZyZTwzX⒤㢨䉤G㍌[ 㠀☐X] 㠀☐X] 㠀☐X] 㠀☐X] 㠀☐˰˰˰입출력 데이터■모듈 정보, 데이터 이상 정보ᴵG㏠⦣㢌G㥄㡔G⯜◼G㉘㥉㢌G㡔ⱨGⵃG㢨ㇵ㡸G䖐㐐䚝⏼␘UX\W

jGXஂ㏠⦣GXஃ
jGYஂ㏠⦣GYஃjGZஂ㏠⦣GZஃ

···jG_ஂ㏠⦣G_ஃ■아날로그 입출력 데이터X\WX]G⽸䏬㢌Gⵈ㢨∼⫠G⒤㢨䉤

R3-GE1사양서

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

KS-8464 Rev.9 Page 5/7형식: R3-GE1
외형 치수도（단위：㎜）＆단자 번호도

XZW

Y^U\XW`㠸㾌GḔ㥉Gᴴ㢨☐G䟀㤸㻉X[\Y]UY]TtZ␜㣄G⇌㇠Z]

␜㣄G䀘ⶸ블록도＆단자 접속도䖐㐐⣜䘸tV{jwyqT[\G⯜◼⤠G㣡

y|uG˰ [䀜䙰Ἤ⤼㢨䉤㜤⦐㥐㛨䟀⦐䋩㐔䟀⦐l ♙G㏘㠸㾌
䖐㐐G⣜䘸

㤸㠄
䟀⦐㣡⇨⺴䋩㐔ⶸ㏘

䀘≙䉤y|uGஅ Xy|u㥅㥄G㻐⥙㤼䟀

⇨⺴㤸㠄

YZ\]

R3-GE1사양서

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

KS-8464 Rev.9 Page 6/7

형식: R3-GE1
시스템 구성 예게이트웨이로 사용되는 본 제품을 통해 Modbus/TCP 의 데이터를 CC-Link 의 데이터로 변환하는 경우의 시스템 구성은 아래와같습니다.
jjTs
⫼㏘䉤G⯜◼

yZஇ yZஇ yZஇ
nlX ujZ wzXltV{jw⫼㏘䉤G⯜◼

㜼Ḕ㛺㢨G㇠㛅GⵃG㞬Ḵ㢌G㢰⺴⪰Gⷴᷱ䚌⏈Gᷱ㟤ᴴG㢼㏩⏼␘UR3-GE1사양서

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

KS-8464 Rev.9 Page 7/7