Appui élastique pourpompes à chaleur
Des appareils plus silencieux grâce àune isolation efficace des vibrations
Lorsqu’elle fonctionnent, les pompes à chaleur
génèrent de fortes vibrations à cause de leurscompresseurs et ventilateurs. Celles-ci se propagent sous la forme de bruits solidiens dans lastrucutre du bâtiment et sont perçues commedes «bourdonnements» désagréables. À l’intérieur de la pompe à chaleur, les pièces du boîtier
entraînent des vibrations, ce qui a un effet immédiat sur le bruit aérien (primaire). Choisir lesbonnes suspensions pour l’isolation des vibrations est décisif pour avoir des appareils plus
silencieux.

Bénéficesclés— Des appareils plus silencieux grâce à une isolation
efficace des vibrations— Réduction du bruit aérien secondaire, même dansles lieux d’installation critiques (par ex. toit plat,buanderies, etc.)— Économies de temps et d’argent lors de la conception, l’achat et l’installation— Coûts de maintenance réduits

Application
En raison du processus de compression du ﬂuide réfrigérant, le compresseur
est la principale source de vibrations dans une pompe à chaleur. Ces vibrations sont généralement perçues comme des « bourdonnements » sourds
et gênants pour les espaces d’habitation et de travail à proximité. L’installation de ces pompes en toiture plane ou sur supports muraux imposent
des exigences supplémentaires aux appuis pour l’isolation des vibrations.
De plus, les compresseurs à vitesse variable sont de plus en plus utilisés
dans les systèmes de pompes à chaleur récents. Ces derniers peuvent de cefait fonctionner à basse fréquence, proche des fréquences propres des suspensions en caoutchouc-métal traditionnelles, ce qui entraîne une réduction
de l’efficacité de découplage, et même peut la détériorer lorsque les fréquences propres correspondent et entraînent l’amplification des vibrations.

Isolation d’une pompe à chaleur avec
Isotop® DMSN

Le dimensionnement d’appuis adaptés est donc décisif pour obtenir un
bon résultat et éviter des travaux ultérieurs (changement de l’équipement, renouvellement, etc.)

Concepts pour l’isolation des vibrations
Il existe deux possibilités pour isoler via des appuis élastiques des pompes
à chaleur :Isolation d’un compresseur avec
Isotop® MSN-DAMP

Concept d’isolation

Produits2

Isotop® DMSN/DSD√√

Isotop® MSNDAMP√√Isotop® Compact√√2

1 Isolation de l’ensemble de la pompe à chaleurMême si les ventilateurs sont déjà très silencieux, les courants d’air et
les turbulences peuvent générer des vibrations. Le moyen le plus simple
reste d’isoler l’ensemble des pompes à chaleur.
2 Isolation du compresseur
La bonne isolation du compresseur, source des vibrations, est particulièrement importante. Les vibrations ne sont donc pas transférées au le capot
de la pompe à chaleur et le niveau sonore est réduit. Le compresseur peutalors être directement désolidarisé avec un appui élastique, ou par le biais
d’une plaque intermédiaire.

Vous chercher la meilleure solution pour votre machine ?
Avec notre programme de sélection EquipCalc, c’est très facile :www.getzner.com/equipcalc

AUSTRIA — Bürs GERMANY — Berlin — Munich — Stuttgart FRANCE — Paris — Lyon JAPAN — Tokyo
INDIA — Pune CHINA — Beijing USA — Charlotte AUSTRALIA — Melbourne
www.getzner.com

Sylodyn®/
Sylomer®
Compresseur
Grommet CGR√

Isotop® ENI√

Isotop® SE light√

OP Pompe à chaleur fr © Copyright by Getzner Werkstoffe GmbH | 06-202211