766831-6-515

空気より軽い12A・13Aガス用

住宅用火災・都市ガス・CO 警報器

家庭用

形式名 YP-774

お客さまご相談窓口

取 扱 説明 書
ガ ス 機 器 事 業 部

053（925）4511［北 海 道］ 札 幌［東北］ 仙 台［関東］ 東 京埼 玉［中部］ 名古屋静 岡［関西］ 大 阪［中
国］ 広 島［四国］ 高 松［九州］ 福 岡011（852）2914

保証書付●本書を紛失され、内容に不明な点があった場合は、販売店または最寄りの矢崎エ
ナジーシステム株式会社にお問い合わ
せください。

022（284）9114
03（5782）2702
048（654）2071
052（769）1532

年

月 まで

054（283）1151
06（6458）8185
082（568）7802
087（833）3335
092（411）4834※機器に異常がある場合は、ご自分で修理なさらずにガス事業者、または最寄りのお客さまご相談窓口にご相談ください。
なお、当社ホームページにおいてもご案内申し上げております。

URL：https://www.yazaki-group.com※電話番号は変更になることがありますのでご了承ください。

この取扱説明書は、再生紙を使用しています。

一般財団法人 日本ガス機器検査協会検査合格品
日本消防検定協会検定合格品●住宅用火災・都市ガス・CO 警報器「スーパーキャッチャー」をお取り付けいただきありがとうございました。
●この取扱説明書は住宅用火災・都市ガス・CO 警報器「スーパーキャッチャー」の取扱方法を説明します。

●本警報器は、煙を感知して警報を発するものです。火災の発生を未然に防止する装置ではなく、また、火災による損害を防止することを保障するものではありません。火災などによる損害について
は、責任を負いかねますのでご了承ください。
●本警報器は、ガスや CO を検知して警報を発するものです。ガスもれや不完全燃
焼による CO の発生を未然に防止する装置ではなく、また、ガスもれや CO による損害を防止することを保障するものではありません。ガスもれや CO など
による損害については、責任を負いかねますのでご了承ください。

●お使いになる前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、内容をご理解した上で取り扱ってください。

●本警報器は煙を感知して警報を発するものです。換気扇等により煙が吸引され、煙感知部に煙が到達しない場合は、
火災警報機能が働きません。

●本取扱説明書は、末頁に保証書がついています。取扱説明書はお手元に保管し、いつでもご覧いただけるようにしておいてください。

●本警報器は、ガスや CO を検知して警報を発するものです。ガス検知部にガスやCO が到達しない場合は、ガス警報機能
や CO 警報機能が働きません。

【日常点検のお願い】
警報器が故障すると緑（電源）ランプが速い点滅となりお知らせします。
燃焼器をお使いになる前に緑（電源）ランプの状態を確認してください。
緑（電源）ランプが速い点滅（8 ページ参照）をしていたら、最寄りのガス
事業者にご連絡ください。

必ず行う警報器の機能について

警報器周囲のガスやCOが
規定濃度以上になると、それを検知して、注意報
または警報を発します。

はじめに警報器をご使用になる皆さま及び施工される方へ
安全上のご注意
対象ガス

警報器が
作動したら

9

警報器をご使用になる皆さまへ

1 『ピィーポォーピィーポォー 火災警報器が作動しました 確認してください』もしくは『ピィーポォーピィーポォー 火事です 火事です』と鳴ったときの処置のしかた

2
3 『ピッピッポッポッ ガスがもれていませんか』...............

10....................................

11..........................................................................

4
5 『ピッポッピッポッ 空気が汚れて危険です 窓を開けて換気してください』
黄（CO 警報）ランプが点滅しているときの処置のしかたと鳴ったときの処置のしかた

13..........................................................................

13

6 『ピッピッポッポッ ガスがもれていませんか』 と『ピッポッピッポッ 空気が汚れて危険です 窓を開けて換気してください』
が交互に鳴ったときの処置のしかた .................................................................

15..........

17......................................................................

19...............................................................................................

20

7 異常がないのに警報音が鳴ったり、ランプが点滅したときの処置のしかた
ランプ表示・音声出力の事象一覧表

お手入れのしかた

警報器の取り外し・取り付けかた........................................................................

21

噴霧式殺虫剤を使用するときは............................................................................

22...............................................................................................

25

点検方法について

その他

故障かな？と思ったら.........................................................................................

アフターサービスについて仕様

27...................................................................................................................

28

施工される方へ施工される方へのお願い29................................................................................................

30

取付位置の確認...................................................................................................

31...................................................................

33

取り付け後の確認・点検......................................................................................

38

お客さまへの説明について...................................................................................

41...........................................................................................................................................................................

42

工......................................................................................

取り付け前の確認取り付けかた・外部機器への連動接続

保証書

26

..................................................................................

施

施工

11

......................................

その他●換気扇などにより煙が吸引され、煙感知部に煙が到達しないときは、警報機能が働きません。
●火災の発生を未然に防止する装置ではありません。
火災などによる損害については、責任を負いかねますのでご了承ください。
●警報器を取り付けていない部屋は、火災の監視ができません。

..............................................................................................................

取り扱いかた《お断わり》

7と鳴ったときの処置のしかた

取り扱い
かた

5

..............................................................................

赤（ガス警報）ランプが点滅しているときの処置のしかた■ 火災警報機能
火災などにより、警報器
周囲の煙が規定濃度以上になると、それを感知して警報を発します。

........................................................................................

警報器のお知らせ機能について警報器が作動したら●ガス検知部にガスやCOが到達しないときは、警報機能が働きません。
●ガスもれや不完全燃焼によるCOの発生を未然に防止する装置ではありません。
ガスもれやCO発生などによる損害については、責任を負いかねますのでご了承ください。
●取付場所近くでのガスもれやCO発生には警報を発しますが、他の部屋で発生したガスやCOには警報を発しないことがあります。

1
4

各部のなまえとはたらき
使用方法《お断わり》.....................................................................................................

..............................................................................................................

はじめに■ ガス警報機能・CO警報機能

もくじ警報器をご使用になる皆さま及び施工される方へ

安全上のご注意

注意事項は、誤った取り扱いによる危害や損害の程度を、以下の表示で区分しています。

危険
警告
注意

誤った取り扱いをすると｢死亡または重傷を負う危険が切迫して生じる場合が想定される｣内容を示します。

危険ガス警報音が鳴っている間は、以下の内容を必ず守ってください。

CO警報音もしくは火災警報音が鳴ったら、以下の内容を必ず守ってください。

爆発の恐れがあります。

CO濃度が上昇し、短時間で生命に危険が生じる恐れがあります。また、火災により生命に危険が生じる恐れがあります。

必ず行う

ガス警報音が鳴っている部屋にいるときは、すぐに換気をし、使用中のガス機器を止めてください。

必ず行う

誤った取り扱いをすると｢死亡または重傷を負う可能性が想定される｣内容を示します。
誤った取り扱いをすると｢傷害を負う可能性及び物的損害のみが発生する可能性が想定される｣内容を示します。

警告

CO警報音が鳴っている部屋にいる
ときは、すぐに換気をし、使用中のガス機器を止めてください。

常に電源が入っていること(緑(電源)ランプ点灯)を確認してください。
必ず行う

必ず行う

火気厳禁

火災警報音が鳴り、消火が不可能なときは、避難してください。

必ず行う

必ず行う

｢必ず行う｣事項を示しています。

禁

止

換気扇、
電灯、
蛍光灯など、電気製品のスイッチを入・切しないでくだ
さい。

ぬれた手でプラグ及び予備コンセ
ント部分にさわらないでください。
ぬれ手禁止｢ぬれ手禁止｣事項を示しています。

警報器を取り外さないでください。
禁｢接触禁止｣事項を示しています。

止

部屋の外から、すぐに入室しないでください。
禁

警報器を水につけたり、水をかけた
りしないでください。

止
水ぬれ禁止

｢一般的な禁止｣事項を示しています。

ー1ー

感電する恐れがあります。

部屋の外にいるときは、すぐに入室しないでください。

止禁｢分解禁止｣事項を示しています。

噴霧式殺虫剤を使用するときは、以下の内容を必ず守ってください。
(P22〜24参照)●警報器をポリ袋などで覆う。
●噴霧が終わったら、換気した後、ポリ袋を取り除く。
誤作動の原因となります。

｢火気厳禁｣事項を示しています。

｢水ぬれ禁止｣事項を示しています。

設置後、5年（有効期限）を過ぎた警
報器は、新しい警報器とお取り替えください。
正常に作動しない恐れがあります。
有効期限は、警報器本体に貼り付けされている有効期限シールに示しています。

マッチやライターなど、火気を使わないでください。

絵表示の内容電源が入っていないと火災、ガス
もれ、COが発生しても、警報を発
しません。

ー2ー

ショートや感電の恐れがあります。

はじめに

はじめに

ご使用前に必ずお読みいただき、お客さまや他の人々への危害や損害を未然に防止するために、必ずお守りください。

安全上のご注意

接触禁止

警報器中央部の煙感知部には触らないでください。
火災を感知しなくなる恐れがあります。

ガス検知部は絶対にふさがないで
ください。
禁

止

分解や改造はしないでください。
故障の原因となります。

禁

分解禁止

止

ガスもれまたはCOを検知しなくなります。

煙感知式住宅用火災警報器に用いられる点検ガスを噴霧しないでください。
点検ガスにフロンが含まれている
場合、ガスセンサの故障の原因とな
ります。

禁

止

故障の原因となります。

止火災、ガスもれ、CO が発生しても、警報を発しません。

止必ず行う

警報器の取り外し・取り付け・点検を行うときや、警報器をポリ袋で覆うときは、安定した踏み台を使い、十分注意してください。

禁転落・転倒・落下によるけがの恐れがあります。

禁止

電源プラグは、ほこりが付着していないか確認し、ガタつきのないように根元まで確実に差し込んでください。

警報の遅れの原因となります。
警報器の近くでラジオなどを使用しないでください。

止

火災の原因となります。
止ラジオなどにノイズ（雑音）が入る
ことがあります。
警報器から距離を離してお使いください。
この商品は日本消防検定協会の検定合格品ですが、消防法で定められた自動火災報知設備には該当いたしませんので、それらの用途には使用できません。

対象ガス

ほこりが付着したり、接続が不完全な場合は、感電や火災の原因となります。

注意●この警報器は火災（火災などによる煙）、
都市ガス（空気より軽い12A・13Aガス）及び燃焼排ガス中のCOを検知します。

ー3ー

警報の遅れの原因となります。
取付位置を変える必要が生じたと
きは、ガス事業者にご相談ください。

警報器の前に物を置いたり、取り付
けたりしないでください。

禁警報器をお手入れするとき以外は、電源プラグを抜かないでください。
止禁

感電やけがの原因となります。

止

禁

禁

取付位置を移動させないでください。

電源コードにはステップルや釘などを打たないでください。

衝撃を与えないでください。
禁必ず行う

警報器をお手入れするときは、
必ず警報器の電源プラグを抜いてください。

●都市ガス（空気より軽い12A・13Aガス）
供給区域外ではお使いにならないでくだ
さい。

ー4ー

はじめに

はじめに

注意

警告

各部のなまえとはたらき●検定合格証票
日本消防検定協会の検定に合格したことを示します。

この警報器の有効期限は、お取付け後５年です。有効期限を過ぎたものは正しい作動をしない場合がありますので、ぜひ新しい警報器とお取替えください。

●赤(ガス警報)ランプ
・ガスを検知すると点滅します。
・ガス濃度が規定値以上になると点灯します。
※点灯時はP11・12を参照ください。

●煙感知部
煙を感知します。

自動試験機能付

14年製●QRコードYP-77414.04-000001●製造ラベル●赤(火災警報)ランプ
火災による煙を感知すると点滅します。
※点滅時はP10を参照ください。

●検査合格証
日本ガス機器検査協会の検査に合格したことを示します。

●警報スピーカー
ガス、COを検知または火災による煙を感知すると、音声合成音が鳴ります。
※詳細はP10〜16を参照ください。

●黄(CO警報)ランプ
・COを検知すると点滅します。
・CO濃度が規定値以上になると点灯します。
※点灯時はP13・14を参照ください。

●有効期限シール●緑(電源)ランプ
・電源を入れてから約１分間は点滅します。
(警報器の安定時間)
・通常は緑(電源)ランプが点灯しています。
・故障しているときは速い点滅をします。
※速い点滅時はP8を参照ください。

●警報停止スイッチ
警報停止スイッチを押すことにより、警報音・故障音の停止や外部機器との連動確認などができます。
※詳細はP17・25を参照ください。

●電源プラグ
予備コンセントは最大1490Wまでの電気器具を使用できます。
ーランプのつきかたについてー
取扱説明書中のランプの点灯、点滅、速い点滅、遅い点滅は次のように動作します。

点灯

連続して点灯点滅

点灯と消灯の繰り返し(0.5 秒周期 )速い点滅

点灯と消灯の繰り返し(0.3 秒周期 )遅い点滅

点灯と消灯の繰り返し(3 秒周期 )●電源コード
長さ2.5m(約2.2mはケース背面に巻き取り
可能)

点滅周期

●外部出力コネクター封印シール

点滅周期

点滅周期

ー5ー

ー6ー

はじめに

はじめに

●ガス検知部
ガス及びCOを検知します。

●ガス検知部点検口
ガス・CO警報点検時にガス採取器によりガス
ライターまたはガスコンロから採取したガスを注入します。

警報器のお知らせ機能について
火災による煙が発生したときは警報器周囲の煙濃度が規定値以上になると作動します。

P10参照
赤(火災)点滅

ガスのもれとガス機器の不完全燃焼によるCOが同時に発生したときはP15.16参照「ピッピッポッポッ
ガスがもれていませんか」「ピッポッピッポッ
空気が汚れて危険です
窓を開けて換気してください」
交互に鳴る

赤(ガス)消灯「ピィーポォーピィーポォー
火災警報器が作動しました
確認してください」

黄消灯
緑点灯

ガスがもれたときは

ガス

ガス

ガス

ガス警報

P11参照

P11.12参照「ピッピッポッポッ
ガスがもれていませんか」
赤(火災)消灯
赤(ガス)点滅赤(火災)消灯

黄消灯

赤(ガス)点灯

緑点灯

黄消灯
緑点灯

警報器周囲のCOが規定濃度以上になると作動します。
低濃度のときは注意報が作動し、高濃度になると警報が作動します。(低濃度が約5分間継続した場合も警報が作動し
ます。)
CO
CO
CO

CO

CO

CO警報

P13参照

P13.14参照「ピッポッピッポッ
空気が汚れて危険です
窓を開けて換気してください」

赤(ガス)消灯
黄点滅

赤(火災)消灯

緑点灯
約5分後

CO

CO
CO

CO注意報

赤(火災)消灯「ピッポッピッポッ
空気が汚れて危険です
窓を開けて換気してください」

赤(火災)消灯
赤(ガス)消灯
黄点滅

赤(ガス)点灯

緑点灯

ガス注意報

ガス機器の不完全燃焼によるCOが発生したときは赤(火災)消灯

黄点灯

ガス・CO警報機能
警報器周囲のガスが規定濃度以上になると作動します。
低濃度のときは注意報が作動し、高濃度になると警報が作
ガス
動します。
ガス
ガス

警報器周囲のガスとCOが規定濃度以上になると作動します。

赤(ガス)消灯
黄点灯
緑点灯

有効期限が過ぎたときは有効期限が半年以上過ぎた場合、緑(電源)ランプが遅い点滅(3秒毎に2秒点灯)となり、有効期限が過ぎていることをお知らせします。この状態で警報停止スイッチを5秒以上
赤(火災)消灯
押すと、「ピッピッ 取付後5年経過しています」
赤(ガス)消灯が鳴ります。
黄消灯
また、有効期限が半年以上過ぎた場合、電源を再投入すると、60秒後に「正常です」 緑遅い点滅
が鳴らずに「取付後5年経過しています」
が鳴ります。
警報停止スイッチ※ガス事業者までご連絡ください。

故障しているときは故障が発生すると、「故障です 販売店に連絡してください」
が1回鳴り、緑(電源)ランプが速い点滅をします。
その後は「ピッピッピッ 故障です」と約1分毎に繰り返し鳴り、約10分毎に赤(火災)消灯「故障です 販売店に連絡してください」
赤(ガス)消灯が鳴ります。
それ以降も同じ動作を繰り返します。
黄消灯
ただし、警報停止スイッチを押すと故障音は緑速い点滅
停止します。
緑(電源)ランプの速い点滅は止まりません。
警報停止スイッチ※ガス事業者までご連絡ください。
※外部機器と連動している場合、故障音停止
中は外部機器の連動動作は停止します。

緑点灯

ー7ー

「ピッピッ
取付後5年経過しています」

ー8ー

「故障です
販売店に連絡してください」
その後、約１分毎に「ピッピッピッ 故障です」
約10分毎に「故障です
販売店に連絡してください」

はじめに

はじめに

火災警報機能警報器をご使用になる皆さまへ

火災警報器が作動しました 確認してください』
1 『ピィーポォーピィーポォー
もしくは『ピィーポォーピィーポォー 火事です 火事です』

使用方法
はじめに

と鳴ったときの処置のしかた

1 警報器の電源プラグをコンセントに差し「ピィーポォーピィーポォー 火災警報器が作動しました 確認してください」もしくは「ピィーポォーピィーポォー 火事です 火事です」と警報し、赤(火災警報)ランプが点滅している場合、火災警報を意味しています。

込む。(電源投入)

緑(電源)ランプが点滅し、警報器が監視状態に入る
準備状態になります。

危険

緑点滅

が全点灯した後、消灯します。

消火が不可能なときは、避難する。

赤(火災)点灯
赤(ガス)点灯
黄点灯

必ず行う

緑点灯

3 「正常です」と鳴って緑(電源)ランプが2 必要な手段をとる。
119番への通報

点灯し、監視状態に入ります。

119※通電開始から30日経過以降は、「正常です」と鳴らない仕様もあります。

正常です〈警報器が故障している場合〉「正常です」とは鳴らずにP8に記載している故障発生時の動作となります。
※ガス事業者までご連絡ください。

緑点灯

予備コンセントを使用するときは、以下の内容を必ず守ってください。
火災・感電・電源プラグ破損の恐れがあります。

注意
警報器以外の電気製品を同時にご使用になる場
合は、警報器のプラグは抜かずに、警報器のプ
ラグに付属している予備コンセント(アドオンプラグ)をご利用ください。ただし、接続できる電気製品は1490W以下です。
1490Wを越える
アドオンプラグと火災発生の恐れがあります。
必ず守る警報器のプラグに付属している予備コンセント(アドオンプラグ)を使用するときは、接続する電気製品の電源スイッチを必ず「切(OFF)」にしてから接続してください。
感電の恐れがあります。

確かめる

警報器のプラグ、他のコンセントのプラグは確
実に接続してください。
プラグがコンセントに確実に接続されていないと、プラグ部分が加熱し、破損する場合があります。

禁止警報器のプラグに付属している予備コンセント(アドオンプラグ)に接続するときは、警報器のプラグに大きな力がかからないようにしてください。
プラグ部分が外力により破損する場合があります(例えば掃除機などの移動して使用する電気製品を接続することや、頻繁に抜き差しする
ことはおやめください)。 禁 止 アドオンプラグ

ー9ー《お断わり》●火災以外の煙などで火災警報を発している場合でも、赤(ガス警報)ランプ及び黄(CO警報)ランプの点灯、点滅の有無を確認してください。
※火災警報を発している場合
は、音声は火災警報が優先されるため、音声によるガス警
報及びCO警報は発しません。

●赤(ガス警報)ランプ及び黄(CO警報)ランプが点滅・点灯している
場合は、P11〜16の処置を行ってください。

初期消火

天ぷら油から炎が閉める出ているときは、
ガスメーター近くのメーターガス栓を閉める。
メーターガス栓を開けるときはガス事業者にご連絡ください。
警報器周囲の煙濃度が規定値以下になると、警報音が鳴りやみ、赤(火災警報)ランプが消灯します。

〈火災以外の煙などで火災警報を発しているとき〉
P17の処置をしてください。

ー 10 ー

警報器が作動したら2 電源を供給してから約１分後、ランプ

1 火元の確認をする。

2 赤(ガス警報)ランプが点滅している
ときの処置のしかた

警報器を取り外さない。

禁原因としては、煮こぼれ、ゴム管のはずれ、ゴム管の亀裂、ガス機器の立ち消えなどが考えられます。

止赤(ガス警報)ランプが点滅している場合、ガス注意報を意味しています。

部屋の外から警報音に気づいたときは

1 ドアや窓を開けて換気する。

《お断わり》
外部機器と連動している場合、ガス注意報では外部機器は連動動作しません。

しばらく換気を続けると、ランプは消灯します。

危険
警報音が鳴っている間は、警報器が作動したらガス濃度がうすい場合に点滅します。
室内の空気の汚れにも反応することがあります。
(P18参照)3 『ピッピッポッポッ ガスがもれていませんか』

爆発の恐れがあります。

1 部屋に入らない。
室外からドアや窓を開けられるときは、ドアや窓を開けて換気する。

2 ガスメーター近くのメーターガス栓を閉める。

禁

メーターガス栓を開ける
ときはガス事業者にご連絡ください。

止3 ガスがなくなれば、警報音が鳴りやむ。
4 部屋に入り、赤(ガス警報)ランプの消灯と鳴ったときの処置のしかたを確認する。

5 ガス栓や器具栓を閉める。

「ピッピッポッポッ ガスがもれていませんか」と警報し赤(ガス警報)ランプが点灯している
場合、ガス警報を意味しています。

警報音が鳴っている部屋にいるときは危険
警報音が鳴っている間は、以下の内容を必ず守ってください。
爆発の恐れがあります。

マッチやライターなど、火気を使わない。

火気厳禁

換気扇、電灯、蛍光灯など
電気製品のスイッチを入・
切しない。

禁

閉める

ガスコンセント接続の場合、コンセント継手のすべりリング(白色)を手前に引く

1 ドアや窓を開けて6 ガスもれの原因を点検する。

換気する。

原因としては、煮こぼれ、ゴム管のはずれ、ゴム管の亀裂、ガス機器の立ち消えなどが考えられます。

2 ガス栓や器具栓を閉める。
ガスコンセント接続の場合、コンセント継手のすべりリング(白色)を手前に引く

3 ガスがなくなれば、警報音が鳴りやむ。
【赤(ガス警報)ランプ消灯】

処置をしても、警報音が鳴りやまないときはおねがい●たびたび警報音が鳴るときは、ガス機器の点検を受けてください。
(有償)

最寄りのガス事業者へ
連絡する。

HELP

※警報器とマイコンメーターを接続している場合
警報音声が 30 秒〜 60 秒間鳴り続けたとき、マイコンメーターがガスを止めます。
※警報器と戸外ブザーを接続している場合
警報音声が 30 秒〜 60 秒間鳴り続けたとき、戸外ブザーが鳴ります。
ガスがなくなると同時に鳴りやみます。

止ー 11 ーー 12 ー

警報器が作動したら部屋の外から、すぐに入室しない。

2 原因を確認する。

4 ガスもれの原因を点検する。

4 黄(CO警報)ランプが点滅している
ときの処置のしかた●外部機器と連動している場合、CO注意報(黄ランプの点滅のみでありCO警報音が鳴っていない状態)では外部機器は連動動作しません。

1 ドアや窓を開けて換気する。
しばらく換気を続けると、ランプは消灯します。

部屋の外から、すぐに入室しない。

1 部屋に入らない。

室外からドアや窓を開けられるときは、ドアや窓を開けて換気する。

CO濃度が濃くなっていることがあり、短時間で生命に危険が生じる恐れがあります。

2 ガスメーター近くのメーター
2 原因を確認する。

禁

ガス栓を閉める。

止メーターガス栓を開ける
ときはガス事業者にご連絡ください。

CO濃度がうすい場合に点滅します。
室内の空気の汚れにも反応することがあります。
(P18参照)3 COがなくなれば、警報音が鳴りやむ。

5 『ピッポッピッポッ 空気が汚れて危険です

4 部屋に入り、黄(CO警報)ランプの消灯を窓を開けて換気してください』と鳴ったときの処置のしかた確認する。

5 ガス栓や器具栓を閉める。

「ピッポッピッポッ 空気が汚れて危険です 窓を開けて換気してください」と警報し、
黄(CO警報)ランプが点滅または点灯している場合、CO警報を意味しています。

ガスコンセント接続の場合、コンセント継手のすべりリング(白色)を手前に引く

警報音が鳴っている部屋にいるときは危険

1 ドアや窓を開けて換気する。

処置をしても、警報音が鳴りやまないときは警報音が鳴ったら、すぐに換気をし、使用中のガス機器を止める。
CO濃度が上昇し短時間で生命に危険が生じる恐れがあります。

おねがい

2 ガス機器の使用を中止し、ガス
栓や器具栓を閉める。

ガスコンセント接続の場合、コンセント継手のすべりリング(白色)を手前に引く

3 COがなくなれば、警報音が鳴りやむ。
【黄(CO警報)ランプ消灯】

ー 13 ー

閉める●たびたび警報音が鳴るときは、ガス機器の点検を受けてください。(有償)●ガス機器以外の燃焼機器(石油ファンヒーター、石油ストーブなど)が原因で鳴ることもありますので、これらの機器についても点検を受けてください。

最寄りのガス事業者へ
連絡する。

HELP

※警報器とマイコンメーターを接続している場合
警報音声が 30 秒〜 60 秒間鳴り続けたとき、マイコンメーターがガスを止めます。
※警報器と戸外ブザーを接続している場合
警報音声が 30 秒〜60 秒間鳴り続けたとき、戸外ブザーが鳴ります。
ガスがなくなると同時に鳴りやみます。

ー 14 ー

警報器が作動したら警報器が作動したら※黄(CO警報)ランプの点滅が約5分間継続すると、「ピッポッピッポッ
空気が汚れて危険です 窓を開けて換気してください」と鳴りはじめます。

危険
警報音が鳴っている間は、黄(CO警報)ランプが点滅している場合、CO注意報を意味しています。

《お断わり》

部屋の外から警報音に気づいたときは

ガスがもれていませんか』 と6『ピッピッポッポッ『ピッポッピッポッ 空気が汚れて危険です

部屋の外から警報音に気づいたときは危険

窓を開けて換気してください』が交互に鳴ったときの処置のしかた

警報音が鳴っている間は、
ガス警報とCO警報を交互に発し、赤(ガス警報)ランプが点灯、黄(CO警報)ランプが点灯もしくは点滅している場合、ガス警報とCO警報の複合警報を意味します。

部屋の外から、すぐに入室しない。
爆発やCO中毒の恐れがあります。

警報音が鳴っている部屋にいるときは

危険

禁

止

2 ガス機器の使用を中止し、ガス栓や器具

4 部屋に入り、赤(ガス警報)ランプ・黄(CO警報)ランプの消灯を確認する。

5 ガス栓や器具栓を閉める。

ガスコンセント接続の場合、コンセント継手のすべりリング(白色)を手前に引く

ガスコンセント接続の場合、コンセント継手のすべりリング(白色)を手前に引く

3 ガスやCOがなくなれば、警報音が鳴り

6 ガスもれやCO発生の原因をやむ。
【赤(ガス警報)ランプ・黄(CO警報)ランプ消灯】

点検する。

原因としては、煮こぼれ、ゴム管のはずれ、ゴム管の亀裂、ガス機器の立ち消えなどが考えられます。

止処置をしても、警報音が鳴りやまないときは警報器を取り外さない。

禁止

4 ガスもれやCO発生の原因を点検する。
原因としては、煮こぼれ、ゴム管のはずれ、ゴム管の亀裂、ガス機器の立ち消えなどが考えられます。

おねがい●たびたび警報音が鳴るときは、ガス機器の点検を受けてください。(有償)●ガス機器以外の燃焼機器(石油ファンヒーター、石油ストーブなど)が原因で鳴ることもありますので、これらの機器についても点検を受けてください。

最寄りのガス事業者へ
連絡する。

HELP

※警報器とマイコンメーターを接続している場合
警報音声が 30 秒〜 60 秒間鳴り続けたとき、マイコンメーターがガスを止めます。
※警報器と戸外ブザーを接続している場合
警報音声が 30 秒〜 60 秒間鳴り続けたとき、戸外ブザーが鳴ります。
ガスがなくなると同時に鳴りやみます。

ー 15 ーー 16 ー

警報器が作動したら警報器が作動したら

鳴りやむ。

火気厳禁

禁

閉める

3 ガスやCOがなくなれば、警報音が栓を閉める。

換気扇、電灯、蛍光灯な
ど、電気製品のスイッチを入・切しない。

2 ガスメーター近くのメーターガス栓を開ける
ときはガス事業者にご連絡ください。

警報音が鳴っている間は、以下の内容を必ず守ってください。
爆発やCO中毒の恐れがあります。

マッチやライターなど、火気を使わない。

室外からドアや窓を開けられるときは、ドアや窓を開けて換気する。

メーターガス栓を閉める。

1 ドアや窓を開けて換気する。

1 部屋に入らない。

7 異常がないのに警報音が鳴ったり、ランプが点滅したときの処置のしかた

ガスもれやCO発生ではなく、空気の汚れにより赤(ガス警報)ランプや黄(CO警報)ランプが点滅したり、警報音が鳴ったときは〈警報音を止めたいとき〉

以下の原因が考えられますので、調べてください。
●長い間閉め切られたお部屋や、高気密住宅などの換気回数が少ないお部屋に設置されている場
合、ガスセンサの感度に影響を及ぼす室内の滞留成分 ( シリコーンや溶剤に含まれる揮発性成分、フロンガス [ エアコンの冷媒ガスなど ]) の作用により警報が鳴りやすくなることがあります。また、まれに鳴り続けることがあります。
●建材などから発生する揮発性成分の作用により警報が鳴りやすくなることがあります。また、まれに鳴り続けることがあります。

1 ドアや窓を開け、〈火災警報・ガス警報・CO警報〉

しばらく換気を続ける。

●スプレー式殺虫剤やヘアスプレーなどを、警報器にかけていませんか。
禁止●タバコの煙を警報器に吹きかけていませんか。
●芳香剤・香油(アロマオイル)などの濃いガスが警報器にかかっていませんか。
●線香の煙が警報器にかかっていませんか。

2●溶剤、シンナー、ベンジンなどを大量に使用していませんか。

警報器周囲のガスが規定濃度以下になると、ランプの点滅や警報音が鳴りやむ。

禁止●アルコール類やくん煙式、くん蒸式の殺虫剤が高濃度になっていませんか。
●フローリングのワックス、溶剤を含む接着剤を使用していませんか。
●長時間、部屋を閉め切っていませんか。
●焼き魚の煙などが警報器にかかっていませんか。
●みりんや酢などの調味料成分を含んだ蒸気が、警報器に大量にかかっていませんか。

火災以外の煙で火災警報音が鳴ったときは

1 ドアや窓を開け、警報停止スイッチを押してください。

〈火災警報音を止めたいとき〉
警報音が止まります。
●火災警報音を5分間止めることができます。
※警報器周囲の煙濃度が規定値以下になっていない場合は、5分後に再び火災警報を発します。5分後に再警報しても警報停止スイッチ
を再度押すことで警報音を止めることができます。
※外部機器と連動している場合、警報音停止中は外部機器の連動動作は停止します。停止時間経過後は再び外部機器の連動動作が開始されます。

禁止●警報器の通常の電圧範囲はAC100V±10Vです。それ以外で使用していませんか。

しばらく換気を続ける。

2 警報器周囲の煙濃度が規定値以下になると、警報音が鳴りやむ。

ー 17 ー●可燃性のガスなどを使用していませんか。

●換気が十分でない状態で、湯沸器を使用していませんか。

おねがい●ガスコンロの着火ミスがありませんか。

●ガスもれやCO発生ではな
く、空気の汚れなどにより、赤(ガス警報)ランプ・黄(CO警報)ランプが点滅・点灯したり、警報音声が鳴る場合がありますが、すぐに鳴りやみますので警報器は取り外さないでください。

●自動車の排気ガスが室内にこもっていませんか。
●炭火や練炭を使用していませんか。
●換気扇を回さずに大鍋(業務用)で湯を沸かしていませんか。点火初期時にCOが発生し、CO警報を発することがあります。

ー 18 ー

警報器が作動したら警報器が作動したら警報停止スイッチを押すと、●ガス警報音は1回だけ5分間止めることができます。
●CO警報は黄(CO警報)ランプが点滅しCO警報音が鳴っている
場合のみ警報音を1回だけ5分間止めることができます。
※警報器周囲のガスとCOが規定濃度以下になっていない場合、
停止時間経過後に再びガス警報
音、CO警報音を発します。
※外部機器と連動していて、かつ警報器周辺のガスとCOが規定濃度以下になっていない場合、停止
時間経過後に再び連動します。

警報音が鳴ったり、ランプが点滅した原因について

お手入れのしかた

ランプ表示・音声出力の事象一覧表
表中のはランプの点灯、はランプの点滅を表しています。

ランプ

事象

音声内容

緑
黄
赤
赤
（電源）（CO）（ガス）（火災）

点滅

点灯

点灯

警報器が作動したら

点灯

点滅

点滅
点灯
点灯

点灯

点滅

点滅

点灯

点滅

点灯

通常動作〔監視中〕

なし

ガス注意報

P11 参照ピッピッポッポッ
ガスがもれていませんか

ガス警報

P11〜12参照

なし

CO 注意報P13 参照ピッポッピッポッ
空気が汚れて危険です 窓を開けて換気してください

CO 警報

P13〜14
参照

点灯

点滅
点灯

P11〜13参照

ピッポッピッポッ
空気が汚れて危険です 窓を開けて換気してください

CO警報と
ガス注意報

P11〜14参照

ピッピッポッポッ ガスがもれていませんか /
ピッポッピッポッ 空気が汚れて危険です
窓を開けて換気してください（交互）

点滅
点灯

点灯

ピッピッポッポッ
ガスがもれていませんか

ガス注意報と
CO注意報
ガス警報と
CO注意報

なし

点滅

点灯

ー

なし
点灯

点灯

対応方法

ガス警報と
CO警報

P11,13参照

P15〜16
参照

ピッピッ 取付後 5 年経過しています（5 秒以上の警報停止スイッチ操作時）

遅い点滅

点灯

火災警報

点滅

点灯

点滅

点滅

点灯

点灯

点滅

点滅
点滅
点灯

点滅
点灯

火災警報と
ガス注意報
火災警報と
ガス警報
ピィーポォーピィーポォー
火災警報器が作動しました 確認してください

点灯

点滅

点滅

点灯

点灯

火災警報と
CO 注意報または CO 警報

注）火災警報が 2 分継続した場合、警報音は「ピィーポォーピィーポォー 火事です 火事です」
火災警報とに変わります。
ガス注意報とCO 注意報また CO 警報

P10 参照

火災警報とガス警報と
CO 注意報または CO 警報

点滅
点灯

ガス事業者
有効期限切れ（警報器の有効に連絡して期限が半年以上過ぎた状態）
ください

点滅

点灯

※故障したときは、上記以外の表示音声を発する場合があります。この場合、ガス事業者にご連絡ください。

ー 19 ー《お断わり》
外部機器(インターホンなどの集中監視機器)と接続しているときは、警報器を取り外すと、外部機器で警報音(故障表示)が鳴ることがあります。

2 警報器を取り外す。
（P.21 参照）

3 警報器及び取付部付近の壁面の汚れを

よく絞る

ふき取る。

●警報器表面・壁面
布を水または石けん水に浸し、よく絞ってからふき取ってください。
●電源プラグ
乾いた布でふき取ってください。

水または石けん水

おねがい●お手入れするときは、警報器の内部に水が入らない
ように注意してください。
●お手入れするときは、中性洗剤、アルカリ性洗剤、塩素系漂白剤、ベンジン、シンナー、アルコールは使わないでください。
アルカリ性洗剤などを使うと、警報器本体の表面に傷がついたり、しばらく赤(ガス警報)ランプが点滅したり、警報音が鳴りやまないことがあります。

シ
ン
ナ
｜

4 警報器を取り付ける。
（P.21 参照）
5 電源プラグをコンセントに差し込む。
●警報器の電源が入ります。
緑(電源)ランプが点滅し、約1分後ランプが全点灯した後消灯し、正常であれば「正常です」と鳴って緑(電源)ラ
ンプが点灯に変わり、警報器は監視状態に入ります。

異常があれば「故障です 販
売店に連絡してください」と鳴りますので、警報器の交換をお願いします。
※通電開始から30日経過以降は、「正常です」と鳴らない仕様もあります。

電源プラグを差し込む

中
性
洗
剤

約 1 分後

赤(火災)
消灯

赤(ガス)
点灯

赤(ガス)
消灯

黄点灯

黄消灯

緑点灯

ー 20 ー

止禁

止(監視状態)

赤(火災)
点灯

緑点滅

ア
ル
コ
｜
ル

禁

取り扱いかた

故障警報（警報器が故障診断 ガス事業者
故障です 販売店に連絡してください（10 分毎）
機能により故障と判断した に連絡してピッピッピッ 故障です（1 分毎）
状態）
ください

速い点滅

1 電源プラグをコンセントから抜く。

緑点灯

正常
です

警報器の取り外し･取り付けかた〈取り外しかた〉1 電源コードをコード振れ止め

コード
振れ止め

噴霧式殺虫剤の噴射ガスに反応して警報器が鳴る場合があります。
次の処置を行っていただくと、警報器が鳴り出すのを防ぐ効果があります。
外すから取り外す。

2 警報器を取外す。
木ネジで固定されている場合は木ネジを

電源コード

ゆるめてから取り外してください。

〈注意〉
壁掛型警報器は、強く引っ張ると取り付けている木ネジが抜けたり、木ネジから警報器が外れたりして、落下する恐れがあります。

噴霧式殺虫剤を使用するときは

木ネジをゆるめる

持ち上げて取り外す

警告

注意

噴霧式殺虫剤を使用した後は、必ず部屋の換気をし、ポリ袋を外してください。
警報器が作動しません。

警報器へのポリ袋の取り付け・取り外しは、
高いところでの作業になりますので、しっかりした踏み台を使って十分に注意して行ってください。

電源プラグを抜かないでください。
警報器の信号が外部機器と接続されている場合は、警報器の電源プラグを抜いたりすると、外部機器で警報音(故障表示)が鳴る
ことがあります。

転落、転倒、落下の原因になります。
禁止

既存の取付板からの取り外しかた

1 警報器をポリ袋で覆う警報器を取り付けている部屋で噴霧式殺虫剤を使用するときは、警報器が噴射ガスに反応してガス警報音が鳴る恐れがありますので、必ず警報器に以下の処置をしてください。

1. コードを巻き取り部から引き出して伸ばし、安定した所に置ける場合には、以下の手順で処置してください。
【準備するもの】

1 警報器を取り付ける。
木ネジで固定する場合は取り付け後、ポリ袋（1 枚）取り付ける。

ポリプロピレン製 (または >PP< 表示 ) が好ましいですが、ポリエチレン製でも一定の効果があります。
●ひも（1本）●接着テープ〈確認〉【処置のしかた】木ネジを締め付けて固定してください。

2 電源コードをコード振れ止めに警報器が確実に固定されていることを確認してください。
既存の取付板への取り付けかた

コード
振れ止め

はめ込む
電源コード

ー 21 ー

接着テープ●ポリ袋（30㎝×40㎝・1枚）
30cm
40cm

ひも
（1 本）

ひもなどで縛る
開口部分①警報器を取外し、コード止めから電源コードを外して伸ばしながら、安定するところに置いてください(電源プラグは抜かないでください)。
②警報器にポリ袋1枚をかぶせて、ポリ袋内に噴射ガスが入るのを防ぐため、電源コード部分で密閉できるようにひもなどで縛ってください。ポリ袋の開口部分は、電源コードとの間に隙間ができな
いように接着テープなどを巻いてください。
③ポリ袋を傷めないように、安定するところに置いてください。

ー 22 ー

開口部分を接着テープで巻く

取り扱いかた

取り扱いかた〈取り付けかた〉2 噴霧式殺虫剤を噴霧する

2. 1の方法で処置できない場合は、以下の手順で処置してください。

以下のようなときは、ポリ袋で覆っていても警報音が鳴ることがあります。
噴霧式殺虫剤を使用するときは、事前に住宅管理者やご近所の方に、連絡しておいてください。

【準備するもの】●ポリ袋（30 ㎝ ×40 ㎝・1 枚）
ポリプロピレン製 (または >PP< 表示 )が好ましいですが、ポリエチレン製でも一定の効果があります。

30cm
40cm
ポリ袋
（1枚）

●輪ゴム（3 本）●接着テープ
養生テープやメンディングテープなど、接着しやすく、また、剥がすときに壁面を傷めない
テープを選んでください。

接着
テープ

輪ゴム
（3本）

●部屋の広さに比べて、極端に大きな容量の噴霧式殺虫剤を使用したとき。
必ず、部屋の広さに応じた容量の噴霧式
殺虫剤をご使用ください。
●噴霧式殺虫剤を警報器の真下で使用したとき。
警報器の真下は避けてください。
●ポリ袋と壁面の間に隙間があったり、ポリ袋に破れや穴があるとき。

輪ゴム（3 本）で止める【処置のしかた】①ポリ袋を輪ゴムで警報器のコード巻き取り部分
で止めてください。輪ゴムは1本では弱いので3本程度使用し、しっかりと止めてください。

●警報器をポリ袋で覆う前に、石油系溶剤
やアルコール類などを使用していたとき。
ガス検知部に影響を与える成分が封じ込められます。

禁止●経年変化によって、ガス検知部が敏感になっているとき。

※ポリ袋がしわになっている部分や、電源コードが通っている部分に特に注意し、ポリ袋と壁面の間に隙間ができないようにしてください。
※接着テープは壁面の状況に応じて、接着しやす
く、また剥がすときに壁面などを傷めないようにしてください。

ー 23 ー

ポリ袋を前面から覆い被せる

取り扱いかた

取り扱いかた②ポリ袋と壁の隙間から噴射ガスが入るのを防ぐため、ポリ袋の端を接着テープで壁面に貼り付
けてください。ただし、壁面などの状況により貼り付けできない場合は輪ゴムで止めておくだ
けでも一定の効果はあります。

3 ポリ袋を取り外す
接着テープで周囲を貼る噴霧が終わり、換気した後、忘れずにポリ袋を取り外してください。

必ず行う

おねがい
電源コード部分に隙間ができないようにする

接着テープを外すときは、壁面などを傷めないように慎重に行ってください。

ー 24 ー

点検方法について

故障かな？と思ったら

日常の点検
日常、警報器の緑(電源)ランプが点灯していることを確認してください。
※緑(電源)ランプが消灯、速い点滅もしくは遅い点滅をしている場合は、ガス事業者に連絡してください。
（P26『故障かな？と思ったら』を参照ください。）

こんなときは

ここを確認してこう処置してください

緑(電源)ランプが消灯している。

電源コードの電源プラ
グがコンセントから外れていませんか。

電源プラグをコンセントへ差し込
んでください。

電源ブレーカーが切れていませんか。

ブレーカーを入れてください。

停電していませんか。

停電でなければ、警報器の故障が考えられますので、ガス事業者に連絡してください。

警報器が正常にもかかわ ら ず、外 部 機 器 が 鳴る。

緑(電源)ランプ

外部機器との連動確認機能について

警告●点検時、決してライターな
どの炎を使用しないでくだ
さい。
警報器の破損や火災の原因になります。

注意●マイコンメーターが作動した
場合は、所定の復帰操作を行ってください。その他の外部機器が作動した場合は、外部機器の復帰操作を確認していただき、復帰操作を行ってください。

警報停止スイッチ

ランプ

音声内容

火災
緑
黄
赤
赤
出力
（電源） （CO） （ガス） （火災）

1

ピィーポォーピィーポォー
火事です 火事です

点滅

点滅

2

ピィーポォーピィーポォー
火災警報器が作動しました
確認してください

点滅

点滅

3

ピッピッポッポッ
ガスがもれていませんか点滅

4

ピッポッピッポッ
空気が汚れて危険です
窓を開けて換気してください

5

無音

有電圧
出力
(12V⇔18V)

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

緑(電源)ランプが速い点
滅をしている。

「ピッピッピッ 故障です」の故障音が鳴っていませんか。

故障ですのでガス事業者に連絡してください。
警報停止スイッチを押すと故障音を停止できます。

火災、ガスもれ、COの発生ではないのに、赤ランプや黄ランプが点滅したり、警報音が鳴る。

原因を調べてください。
(P17,18参照)

ドアや窓を開け、しばらく換気を続けてください。ランプの点滅や警報音が止まります。
鳴りやまない場合はガス事業者へ連絡してください。

ガス機器の異常が考えられます。

ガス事業者へガス機器の点検を受けてください。(有償)

ガス機器以外の燃焼機器の異常が考えられます。

それらの機器も点検を受けてください。

警報器の有効期限シー
ルに記載されている有
効期限が過ぎていませんか。

有効期限が過ぎていれば、ガス事業者に連絡してください。
(P8参照)

点灯

点滅

点灯

点滅

点灯

点灯

点滅

③約1分後に｢ピー｣と終了音が鳴り、監視状態(緑(電源)ランプ
点灯)に戻ります。
※すぐに点検を終了したい場合は、警報停止スイッチを押すと、「ピー」と鳴り、即時に終了します。

ー 25 ー

通電により、センサ部を加熱しています。異常ではありません。

—

緑(電源)ランプが遅い点滅をしている。
(電源を入れたときや、
警報停止スイッチを5秒以上押したときに「ピッピッ 取付後5年経過しています」と鳴る)ー 26 ー

その他●外部機器(マイコンメーター、
集中監視盤、インターホンなど ) が作動しますので、連動確認機能を操作される場
合はご注意ください。

警報器が温かくなっている。

②警報停止スイッチを離すと以下のように作動することを確認してください。(外部出力信号が1分間出力されます。有電圧は12Vと18Vが交互に出力されます。火災警報時の信号も同時に出力します。)
動作順

取り扱いかた●点検をするときは、必ず安定した台に乗って行ってください。
転倒してけがをする恐れがあります。

〈連動確認のしかた〉①警報停止スイッチを5秒間押し続
けてください。
「ピッピッ」と開始音が鳴ります。
(緑(電源)ランプが点滅を開始)

アフターサービスについて■この警報器の有効期限は、ご使用開始後5年間です。
有効期限とは警報器の性能を保証できる期間であり、5年を経過したものは、規定のガス濃度で警報しないなど誤作動の恐れがありますので、ぜひ新しい警報器とお取り替えください。

外

部

知
出

性

能 2種

信

号 火災連動入出力 監視時 DC30V 以下 警報時 DC1.2V 以下 ＠100mA

力

都市ガス（空気より軽い 12A・13A ガス用）
燃焼排ガス中のCO
検知方式 半導体式作 動 条 件 ＊ 爆発下限界濃度の 1/4 の都市ガスに対し 60 秒以内に警報
ガ ス（ガス警報）
ランプ点灯
表
示 ・ 赤
警 報
発 報 方 式 音声合成警報音
作 動 条 件 ガス警報濃度以下の都市ガスに対し注意報
ガ ス（ガス警報）
ランプ点滅
表
示 ・ 赤
注意報
発 報 方 式 発報音無し
作 動 条 件 550ppm のCOに対し5 分以内に警報
C O
C（CO 警報）
ランプ点灯
表
示 ・ 黄
O
警 報
発 報 方 式 音声合成警報音
作 動 条 件 300ppm のCOに対し10分以内に注意報
C O（CO 警報）
ランプ点滅
表
示 ・ 黄
C
注意報
発 報 方 式 黄O（CO 警報）ランプ点滅が約 5 分継続すると音声合成警報音
有電圧出力 3段階有電圧2線式
外 部 出 力 信 号 （監視時 DC6V、電源OFF時・故障診断時 0V、ガス警報時 DC12V、CO警報時 DC18V）
一般財団法人 日本ガス機器検査協会（ＪＩＡ）
都市ガス用ガス警報器検査規程 認証合格品
警報
音
量 70dB（A）/m以上
電
源 AC100V±10V 50/60Hz
消費
電力 監視時 約0.7W、警報時 約0.9W
付
属機
能 通電初期警報防止タイマー付、
故障診断機能、
有効期限お知らせ機能
使 用 温 度 範 囲 0℃〜＋40℃（結露しないこと）
寸法
・
質
量 125×85×44mm 約280ｇ
長さ2.5m（約2.2mはケース背面に巻き取り可能）
電
源
コ
ー
ド
予備コンセント付プラグ（予備コンセントに接続できる電気製品は1490W以下）
取扱説明書（保証書付）〔本書〕
×1、 コード振れ止め ×3、付属
品 3.1 ミリ木ネジ L=16×1、 アタッチメント（ピン 3 本付）×1、
石こうボード用ピン L=18×6
対

象

ガ

ス

ス
燃焼排ガス中の■引越しやお部屋の模様替えなどで警報器を移動される場合は、ガス事業者までご連絡ください。

検

理 煙感知方式（光電式）

日本消防検定協会検定合格品

警報機能■作動点検をご希望の場合には、有償にて点検いたします。

煙

原

ガ

■アフターサービスについて、ご不明の点がありましたら、ガス事業者または最寄りの矢崎エナ
ジーシステム株式会社までご連絡ください。

別 光電式住宅用防災警報器
知

市■保証書は大切に保管してください。

種検

ガス警報機能・■保証書に取付け年月日及び販売店名の記入のないものは無効となることがありますので、お取付け時にご確認ください。

目仕様番 （商 品 名） YP-774 型（住宅用火災・都市ガス・CO 警報器，家庭用）

都■警報器の有効期限が過ぎたときは、ガス事業者までご連絡ください。
※有効期限を経過した警報器は、ガス事業者が引き取って適切に処理いたします。
ガス事業者にお渡しください。

項型
火災警報機能■この警報器は、5年間の無償保証付です。この取扱説明書に書かれている内容を守っていただ
いた上で警報器が正しく作動しないことが判明した場合には無償でお取り替えいたします。
ただし保証書記載の適用除外の項目に該当する場合は、この限りではありません。保証書をご参照ください。

仕様

共仕様

ー 27 ーー 28 ー

その他

通

その他

＊ 爆発は空気とガスの混合割合が一定範囲で起こる可能性があります。その範囲を爆発限界といって、最高濃度を爆発上限界、最低濃度を爆発下限界といいます。
※ マイコンメーターと接続する場合は、別売の警報器アダプターが必要になります。

施工される方へ取り付け前の確認施工される方へのお願い
お客さまにこの警報器を安全に正しくご使用いただくために、本取扱説明書をよくお読みいただき、指定された取り付けを行ってください。

警報器の確認

お願いとご注意

取り付ける警報器が空気より軽い12A・13Aガス用であり、本体に異常のないことを確認してください。

警報器を正しく設置していただくため、また、あなたやお客さまへの危害や財産への損害を未然に防止するために、以降で下記の表示を記載しています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

梱包部品の確認
梱包部品の種類と個数を確認してください。

警告

作業を誤った場合に、取付作業者及び使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

●本体 …1 個

注意

作業を誤った場合に、取付作業者及び使用者が傷害を負う場合または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

●コード振れ止め…3 個施工される方へのお願い●木ネジ

長さ 16 ㎜…1 本●取扱説明書（保証書付）…1 冊●石こうボード用ピン…6 本●アタッチメント…1 個（ピン 3 本付）

●取付終了後に本取扱説明書に従って38ページの「自動初期点検機能の確認」及び必要に応じて39〜40ページの「作動点検」を行ってください。なお、作動不良の場合は交換してください。
また、外部機器と連動した場合は、外部機器の取扱説明書、取付説明書に基づいて連動確認をしてください。
●必要に応じて、41ページの「警報器の説明」「お客さまへの周知事項」についてお客さまに説明を行い、ご理解を得てください。
●42ページの保証書に取付年月日及び販売店名を必ず記入してください。
●警報器を梱包から出された状態で持ち運びまたは保管しないでください。

注意
警報器には、落下などの強い衝撃を与えないように、取り扱いには十分に注意してください。
故障や誤作動の原因になります。

施

施

工

工
ー 29 ーー 30 ー

取付位置の確認〈取り付けてはいけない場所について〉

お願いとご注意

以下の場所には、絶対に警報器を取り付けないでください。

設置場所の選定については、お客さまとよく相談して決めてください。

注意
正しい取付位置に取り付けてください。
取り付けてはいけない場所に取り付けると、警報の遅れ、誤報、故障の原因となります。

〈正しい取付場所について〉●ガス、CO を検知しようとするガス機器を設置している場所と、同一の室内に取り付
けてください。
●ガスや CO が滞留しやすい位置で、緑（電源）ランプの確認しやすい位置、点検が容易にできる場所へ取り付けてください。
●ガス、CO を検知しようとするガス機器（一定位置に固定しないで使用されるガス機器の場合はガス栓）から、水平距離で 8ｍ以内、警報器の底面から天井面までの距離が22〜30cm 以内に取り付けてください。
●換気口やエアコンなど、空気の吹出し口から 1.5ｍ以上離してください。
1.5m以上●たれ壁やはりから40㎝以上離してください。

警報が遅れ
たり、
検知で
きないこと
があります。 禁センサ故障の原因に
なります。

禁
止

●30cm以上(警報器含)のたれ壁などの下。
●60cm以上のたれ壁で区切られている場所。
警報が遅れたり、検知できないことがあります。

40㎝以上●天井面が60㎝以上の突出したたれ壁などによって区画される場合は、たれ壁より燃焼器具側に取り付けてください。
天井
60cm
以上
8m以内
燃焼器具

取付例

天井面

※燃焼器具側に警報器を取り付けてください

たれ壁
60cm以上50㎝
50㎝
22〜30cm以内
8m以内

ガス栓

感電や電気的
故障の原因に
なります。

60㎝以上
止

●燃焼器具などの排気、湯気、油煙及び調理用アルコールの蒸気が直接かかる場所。
センサ寿命が短くなったり、
誤報の原因に禁なります。

警報器としての機能を果たしません。
また、誤作動の原因になり
ます。

止

+40℃

0℃

禁

止

0〜+40℃●屋外。
屋外用ではありません。

止

禁

止

禁

止

●業務用・工業用。
家庭用です。業務用・工業用
ではありません。

●ビルの給湯室など夜間電源を切る場所。
●使用時でないと電源を入れない場所。
警報器としての機能を果たしません。

禁●照明器具の近く。
（60cm 以上
離してくだ
さい。
）

●カーテンウォールなどで仕切られた場所。
警報が遅れます。

禁

止

止

警報が遅れ
ます。
禁

禁

60㎝以上

●食器棚などの上部。

床面設置に不適当な範囲

ー 31 ー禁止ー 32 ー

止

工

工

換気口

●浴室内、水のかかる場所、
水滴がつく場所。

施

施
給気口や
換気口から
1.5m 以上

30㎝以上

止●温度が0〜+40℃の範囲をこえる場所。

禁1.5m以上ガスコンロ●振動、衝撃の激しい場所。

●換気扇、給気口、ドア付近など風通しの良い場所。
●隙間風の入る場所。

取り付けかた・外部機器への連動接続
有効期限の記入
この警報器の有効期限は、取り付け後5年間です。
必ず、警報器本体に貼ってある「有効期限シール」に有効期限の年月を記入してください。

有効期限シール

注意●警報器中央部の煙感知部に触れないように作業してください。
センサの破壊など、正常に作動しない恐れがあります。

石こうボードへ取り付ける場合
両面テープ③警報器をアタッチメントのフック部に引っ掛けてください。警報器が傾かない位置で、アタッチメントの左右の石こうボード用ピン②を差し込み固定してください。

ー 33 ー〈確認〉
警報器が確実に固定されていることを確認してください。

コード振れ止めの取り付け

注意●電源コードは、付属のコード振れ止めで支持してください。

石こうボード用ピン①
禁

石こうボード用ピン②

上を引っ掛けてから下の突起に押し込む

止●電線の上に重いものを置かないでください。

①コード振れ止めの剥離シールをはがし、壁面に貼り付けてください。

汚れをふき取る
強く押しつける
シールをはがす接着だけで取り付けできない場合
木ネジ（10mm）やピンを併用して取り付けてください。
※コード振れ止めが接着だけでは付かない場合は、3.1 ミリ木ネジ（付属
してはいません）
で止めてください。
コード振れ止めを石こうボードに取り付ける場合は付属のピン 2 本をコード振れ止めに刺して取り付けてください。
※お客さま都合により接着できない
場合はテープの剥離シールをはがさず、付属のピン 2 本をコード振れ止めに刺して取り付けてください。

木ネジ

ピン

コードを
はめる

工

工

●ピンを指に刺さないよう取り扱いには十分注意願います。
●取付強度保持のため、ピンは根元まで差し込んでください。
●万一ピンがゆるんだ場合には、取付位置を少しずらしてピンを取り付け直してください。

警報器が傾く場合は
コード振れ止めを使う②電源コードをコード振れ止めにはめ込んでください。
※電源コードはコンセントの長さにあわせて取り出し、電源コード固定部に固定してください。

ー 34 ー

施

施

注意

フック

既存の取付板に取り付ける場合●電気設備技術基準及び内線規定により電源コードは、ステップ
ルや釘などで固定しないでください。

②壁面にアタッチメントを押し当て、アタッチメントの石こうボード用ピン①を差し込んでください。
その際、市販の石こうボード用のピン差し込み工具
またはドライバーの柄の堅いところなどで石こうボ
ード用ピンの頭を押しつけて根元まで差し込んでください。

フックに引っかけてから
木ネジで締める

木ネジ（長さ 16mm）

更新取付など、従来の取付板に取り付ける場合は、取付板の上の引っ掛け部
を、警報器背面に引っ掛けた後、取付
板下の固定凸部に警報器を押しつけるようにして食い込ませ固定します。

警報器本体の取り付け①アタッチメント裏面の両面テープの剥離紙を剥がしてください。

壁がコンクリートの場合は、振動ドリ
ルでドリリングのうえ、カールプラグ（市販品）を打ち込み、木ネジを使用してください。
①木ネジを壁の途中までネジ込みます。
②警報器のフックを木ネジに引っ掛けます。
③木ネジを締め付け、警報器を固定し
ます。

必ず行う

●警報器の取り付け時に、警報器を落とさないように注意してください。
センサ回路などが故障し、正常に作動しない恐れがあります。

石こうボード以外の壁へ取り付ける場合

電源コード固定部

外部機器と連動する場合の注意点及び点検方法

外部機器への連動接続●外部機器と接続する場合。

■外部機器との連動対応表
上段

下段○：連動可能×：連動不可能△：警報器アダプターが必要

警報の種類
外部機器

外部出力信号

警報時の動作警報器が鳴り始めてから、各機器が作動するまでの遅延時間です。この遅延時間
は外部機器によって異なります。

火災

ガス

CO

連動出力

DC12V

DC18V

×

○

○

戸外ブザー

警報音が鳴ります

移報ブザー

警報音が鳴ります

マイコンメーター

ガスを止めます住宅情報盤

警報表示及び
警報音が鳴ります※1○

警報表示及び
警報音が鳴ります

※1

○

集中監視盤

45秒
※1

△

△
45秒

※1

△

備考
ガス・CO警報用
火災警報用

△
45秒
○
45秒

※2

○
※2

※1 接続する場合は、ガス事業者へご相談ください。
※2 機器の設定により、遅延時間が異なります。
〈ご注意〉●外部出力信号は極性がありますので、外部機器と接続される場合はご注意ください。
●住宅情報盤及び集中監視盤への接続は、各機器の取扱説明書ならびに設置工事説明書に基づき行ってください。
●外部機器では、
ガスと CO の警報は判別できません。
住宅情報盤には判別できるものがあります。
●遅延時間は一般的な値です。
詳しくは各機器の取扱説明書をご参照ください。
●外部機器は専用品をお使いください。
（集中監視盤を除く）●外部連動については、ガス事業者または最寄りの矢崎エナジーシステム株式会社にご相談ください。

①凹部分にマイナスドライバーなどを差し込み、コネクター封印
シールを外してください。

コネクター
封印シール

※コネクターを傷つけないよう注意してください。
②付属品の接続用リード線を本体のコネクターへしっかりと差し込んでください。

接続用リード線（別売品）

1-白③ノックアウト部をニッパーなどを使用して切り取り、そこから接続用リード線を引き出してください。

外部出力信号3-赤2-灰リード線No. リード線の色（極性）

火災連動入出力

2-3

灰（−）赤（＋）

ガス警報、CO 警報出力

1-2

白（＋）灰（−）●下記の場合は、外部機器の取扱説明書ならびに取付説明書に基づいて連動点検を必ず実施し、外部機器が正常に作動することを確認してください。
①新たに警報器を外部機器と連動する場合。
②警報器を交換する場合。
③外部機器を取り付け・交換する場合。
④配線を修理・交換する場合。
実施しなかった場合、外部機器が正常に作動しない恐れがあります。
●警報器の外部出力動作を確認する場合は、37ページの「外部機器との連動点検」または39〜40
ページの「作動点検」に基づいて行ってください。
●集中監視盤またはインターホンなどと連動した場合、CO警報時でも集中監視盤またはインターホン側は、ガス警報を発する場合があります。

施

施

工

工
ー 35 ーー 36 ー取り付け後の確認・点検
この警報器は、通電開始後の約 1 分間でセンサを含めた内部回路が正常であることを確認する自動初期点検機能を有しています。
製造から取付までが 1 年以内の警報器（警報器の製造ラベルに記載の製造年月から取付年月まで
が 1 年後の同月まで）で、以下の条件を満たす場合は、「作動点検」は不要です。
「自動初期点検機能の確認」のみを行ってください。ただし、お客さまから要望があった場合は、39〜40 ページの「作動点検」を行ってください。

外部機器との連動点検①警報停止スイッチを 5 秒間押し続けてください。
「ピッピッ」と開始音が鳴ります。
（緑（電源）ランプが点滅を開始）
その後警報停止スイッチを離すと外部出力信号が 1 分間出力されます。（有電圧は 12V と 18V が交互に出力されます。）火災警報時の信号も出力します。
緑（電源）ランプ②以下の動作を行います。

ランプ

動
作
順

音声内容

●新規取付時（未入居の新築住宅を含む）●更新時

警報停止スイッチ

外部出力

赤
黄
緑
赤
(電源) (CO) (ガス) (火災)

火災
連動
出力

有電圧
出力
（12V⇔18V）

1

ピィーポォーピィーポォー 火事です 火事です

点滅

点滅

ON

ON

2

ピィーポォーピィーポォー
火災警報器が作動しました 確認してください

点滅

点滅

ON

ON

3

ピッピッポッポッ ガスがもれていませんか

点滅

ON

ON

4

ピッポッピッポッ 空気が汚れて危険です
窓を開けて換気してください

点滅 点灯

ON

ON

5

無音

点滅 点灯 点灯 点滅

ON

ON

点灯

以下の場合は、39〜40 ページの「作動点検」
が必要です。
「自動初期点検機能の確認」の後に「作動点検」
を行ってください。
●製造から取付までが 1 年を超えた警報器

自動初期点検機能の確認
警報器の電源プラグをコンセントに差し込んでください。
緑（電源）ランプが点滅し、約 1 分後にランプが全点灯した後、正常であれば、「正常です」と鳴り緑（電源）ランプが点灯に変わり、警報器は監視状態に入ります。
万一、異常があれば、「故障です 販売店に連絡してください」と鳴りますので、警報器の交換をお願いします。
※赤（ガス警報）ランプが点滅することがありますがしばらくすると消灯します。
※通電開始から 30 日経過以降は、「正常です」と鳴らない仕様もあります。
電源を入れる

電源供給から約 1 分後（監視状態）(注)・上記の動作は連動点検用で、警報時の動作とは異なります。
・この点検は監視中に行うことができます。
（電源を入れてから約 1 分間緑（電源）ランプが点滅している間は、この点検はできません。）

赤(ガス)
点灯

③約 1 分後に「ピー」と終了音が鳴り、
監視状態
（緑
（電源）
ランプ点灯）に戻ります。

黄点灯〈すぐに点検を終えたいとき〉
上記の動作中に警報停止スイッチを押すと、「ピー」と鳴り、即時に終了します。

緑点滅

赤(火災)
点灯

緑点灯

正常です

緑点灯

施

施

工

工
ー 37 ーー 38 ー

④点検ガスの採取が終わったら、速やかに点検ガス採取器を炎から離し、ガスライターの炎を消す。

作動点検
おねがい
この警報器は作動点検をスムーズに行うため、監視状態に移行後3分間（電源供給後4分間）に限り、採取ガスに対して反応しやすい状態が保持されます。必ずその間に作動点検を行ってください。
上記時間を過ぎると、採取ガスに対して反応しやすい状態は解除されます。その場合は電源
プラグを一度抜き、再度コンセントに差し込み直してから行ってください。

採取したガスは、警報器の点検以外には使用しないでください。
直接吸引するとCO中毒を起こす恐れがあります。

注意
炎から出した直後の採取管は、先端が非常に熱くなっています。
絶対に触らないでください。

〈準備するもの 〉●点検ガス採取器（別売品）●ガスライター

注意

警告

やけどをする恐れがあります。

採取管

点検口（ガス検知部）
先端は熱くなるのでやけどに注意点検ガス採取器⑤採取管の先端部分の温度が下がるまで（約30秒程度）
待つ。

アルコールを主成分とした点検ガス及びライター式の点検ガス（生ガス）は、使用しないでください。
センサ異常またはセンサ故障の原因になったり、警報状態からの復帰に大変時間がかかることがあります。

⑥採取管の先端部分を警報器の点検口にしっかり押し
当てて、容器を圧縮し、採取したガスをゆっくり（約3秒程度）注入する。

〈点検方法 〉
①ガスライターまたはガスコンロを点火し、炎の高さを
ガスライターでは約4cm、ガスコンロでは約5cmに調節する。

内炎(青い炎の部分)
外炎(橙色の部分)

おねがい

炎が小さいとガスが採取しにくくなります。
※ガスコンロの種類により、炎の高さを5cmに調整できない（5cm未満になってしまう）場合は、コンロの火力を最大にしてください。
②点検ガス採取器の容器部分を十分圧縮して、採取管の先端を炎の外炎の中央部へ持っていく。

炎の高さは
4㎝程度に
調節

ガスライター

外炎の中央部(橙色の炎の中央部)から吸引

ガス採取器
炎の高さは約5㎝（※）

おねがい赤（ガス）点灯⑧ガスがなくなると、赤（ガス警報）ランプと黄（CO 警報）
ランプが消灯します。
※電源を入れてから4分間は、ガスがなくなり監視状態に戻っても有電圧出力が保持されます。この間に警報停止スイッチを押しても出力は解除されません。
電源投入から4分間が経過しますと通常の状態に戻ります。
火災連動出力に保持機能はありません。また、外部機器の作動を解除するときは、いったん警報器を取り外してください。

ガスコンロ
外炎の中央部(橙色の炎の中央部)から吸引

黄点灯
緑点灯

工

工

ー 39 ー⑦黄（CO 警報）ランプが点灯し、CO 警報音「ピッポッ「ピッポッピッポッ 交互に鳴る 「ピッピッポッポッ
ガスがもれてピッポッ 空気が汚れて危険です 窓を開けて換気して 空気が汚れて危険です
窓を開けて換気していませんか」
ください」が鳴り、赤（ガス警報）ランプが点灯し、ください」
ガス警報音「ピッピッポッポッ ガスがもれていませんか」が鳴ります。

施

施③容器の圧縮をゆっくり（約3秒程度）ゆるめ、炎の中からガス成分を吸引する。
長時間加熱すると、ガス採取器が破損することがありますので注意してください。

点検口にしっかり
押し当ててガスを注入

ー 40 ーお客さまへの説明について

保

証

書

製品名 住宅用火災・都市ガス・CO警報器

警報器の説明①警報動作及び自動初期点検機能の結果の説明。
作動点検をした場合は、作動点検の結果の説明。
②取扱説明書を必ず読んでいただくことと、保管していただくことのお願い。
③取扱説明書に基づく主要な機能の説明と確認。
1. 火災警報の内容（赤（火災警報）
ランプ点滅、
音声合成音の確認）と、警報時にとるべき処置の説明。
2. ガス警報の内容（赤（ガス警報）
ランプ点灯、
音声合成音の確認）と、警報時にとるべき処置の説明。
3. CO 警報の内容（黄（CO警報）
ランプ点滅・点灯、音声合成音の確認）と、警報時にとるべき処置の説明。
4. ガス警報、CO 警報の同時警報の内容（赤（ガス警報）ランプと黄（CO 警報）ランプの点滅・点灯、
音声合成音の確認）と、警報時にとるべき処置の説明。
5. 部屋の外にいて、
ガス警報、
CO 警報に気づいたときにとるべき処置の説明。
6. 誤報が発生する原因と処置の説明。
7. 警報停止スイッチ操作の説明。
・外部機器との連動点検
・警報音停止・有効期限切れ音声機能

このたびは、住宅用火災・都市ガス・CO警報器
をお取り付けいただき、まことにありがとうございます。
この保証書は、本製品の保証期間内において取扱説明書に基づいた正常な使用状態で異常、故障が発生した場合、本書記載内容にて無償点検あるいは、無償取替えを行うこと
を、お約束するものです。
家庭用

形式

YP-774製 造 番 号
お取付年月日年

保 証 期 間月

お取付年月日より

5 年 間

〒
お名前
話

（

）

住所・店名

電話

施
工

発売元
及び
製造元

日

ご住所

電
販 売 店

①保証期間 5 年。
②警報器の有効期限のお知らせ。
（本体に貼付の有効期限シールに表示）③保証書を必ず読んで内容を理解した上で取り扱っていただく。
④警報器の移設禁止。
（移設依頼時の連絡先）⑤警報器の分解禁止。
⑥引越時の処置。
⑦故障・異常時の連絡先。

お 客 さ まお客さまへの周知事項（空気より軽い12A・13Aガス用）（）

発売元（本社）〒108-0075 東京都港区港南一丁目8番15号Wビル7F
製造元（天竜工場）〒431-3393 静岡県浜松市天竜区二俣町南鹿島23番地 TEL053-925-4111（お問合わせ先） ガス機器事業部〒431-3393 静岡県浜松市天竜区二俣町南鹿島23番地 TEL053-925-4511（次ページもご覧ください）ー 41 ーー 42 ー保証規定
1. 表記の保証期間内に正常なご使用状態において、異常が認められた場合には、お申し出により無償点検あるいは、無償取替えをいたします。
2. 次のような場合には、保証期間内でも有償点検あるいは、有償取替えとなります。
① 本製品に異常が認められない場合。
② 取扱説明書に基づかないで使用し、故障または損傷した場合。
③ 火災・天災・異常電圧・異常温度などの不可抗力による破壊または損傷。
④ 取付位置が浴室・屋外・高温多湿など著しく不適当な場所で使用した場合の故障または損傷。
⑤ お取り付け後、分解や改造などをされた場合の故障または損傷。
⑥ お取り付け後の取付場所の移動、落下などによる故障または損傷。
⑦ 水や煮こぼれなどの液体、または動植物による故障または損傷。
⑧ 本保証書のご提示がない場合。
3. 本書は日本国内のみにおいて有効です。
4. なお、この保証書によってお客さまの法律上の権利を制限するものではありません。

お願い●本保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
●本警報器の保証期間はお取付年月日より5年間です。
警報器は保安機器であり、お取り付け後5年を過ぎたものは、是非
新しいものとお取替えください。

お取替え予定日

年

ー 43 ー

月日