［ 照明器具リニューアルのおすすめ ］

2020

最新の
LED照明器具、

省エネも、
安全性も、
断然スグレモノ!

LEDも、最新のLEDに!

LED照明に

快適にしたい。

照明器具をリニューアルすれば、省エネも、安全も、快適も解決です。
おすすめします、照明器具のエコチェンジ。

新しい照明に替えて、省エネ性アップ!
照明器具の累積故障率
耐用の限度

直 ち に 交 換 ゾ ーン

寿命期

交 換 実 施 ゾ ーン

0
5
（8）
使用年数→
（10時間/1日、年間3,000時間点灯）

適 正交 換 時 期

累積故障率
︵％︶

50

点検・交換計画ゾーン

100

摩耗故障期

10

センサや制御でさらに省エネ

LED ならこんなに省エネできるんです。

今すぐチェックする
簡単にチェックできる
チェックシートをご用意しました。

照明器具の安全について
P18〜19をご覧ください。

15年※15年が耐用の限度です。

FLR40形
2灯用器具

86W

調光・調色でお客様の少ない時間帯はやや低めの色温度と控えめな照度でゆったり感を演出

お客様の多い時間帯は高めの色温度・
高照度で活性化

夜は低色温度でくつろぎ感を演出
閉店

75%

開店後

提供できます。

100%

開店前

快適な 空間を開店と同時に朝のさわやかで活気のあるあかりに

高天井セード
400形
水銀ランプ

415W

50%

LED器具

71

P6〜17で省エネ効果を詳しく紹介しています。

25W

LED
高天井用
照明器具

LED なら
71％も省エネ！
この差、かなり大きいですよね。

70

123W

25%
0

2

6時

12時

18時

22時

3

ランプは替えるもの。照明器具は使えるかぎり使うもの。
そう思っていらっしゃる方、多いのでは?
でも、
実は照明器具にも適正交換時期があります。
それだけでなく、取り替えることで省エネも安全
性も快適さもグンと向上するのです。
ランプに寿命があるように照明器具にも寿命があります。器具を交換せずにランプ 交換だけで済ますと、明るさも低下
していきます。照明器具の省エネ率も今と昔では大きく違うので、照明器具を交換することで大きな省エネ効果が得られます。また、10年を過ぎると器具の故障率が急に増えていきます。10年の適正交換時期をしっかり守りましょう。

↑ランプ交換↑明るさ︵照明器具の設計光束維持率︶

耐用の限度

照明
24％

10年を過ぎると故障がグンと
増える!

10

器具の
汚れによる
低下分

ランプ交換のみ
だと明るさは低下していく!

15年
0JIS C 8105-1（2017）「照明器具-第1部：安全性要求事項通則 解説」解説図9に基づきJLMA作成

照明
33％

ランプ交換だけでは明るさが戻らない

0.5

摩耗故障期
（8）

1.0

直 ち に 交 換 ゾ ーン

OA機器
16％

エレベータ 5％
その他 7％

05
使用年数→（10時間/1日、年間3,000時間点灯）

寿命期

空調
28％

一般的なオフィスビルにおける用途別電力消費比率（夏）
空調、照明、
OA機器で
約88%

50

交 換 実 施 ゾ ーン

OA機器
21％

エレベータ
その他
7％
10％

適正交 換 時 期

冷蔵庫 1％

空調、
照明、
OA機器で
約82%

100

点検・交換計画ゾーン

建物のエネルギー消費量のうち照明用エネルギーは、オフィスを例にとると、夏季では24％、冬季では33%も占めます。エネルギー の利用効率が 高かったり、省エネルギー効果の大きなランプや照明器具、照明制御
システムを採用すれば、エネルギーだけではなく、コスト削減にもつながります。

使用年数と明るさの変化イメージ

故障率と器具交換イメージ
累積故障率
︵％︶

一般的なオフィスビルにおける用途別電力消費比率
（冬）

使用年数→

照明器具の消費電力の推移

空調
48％

40W2灯用タイプ同等の明るさを得るための消費電力

（W）

105W

OA機器 5％

空調、照明、
冷凍冷蔵で
約79%

その他
16％

製造業の用途別電力消費比率事例（夏・冬）OA機器 4％
その他
17％

空調
5％

一般設備

（空調・照明）

照明で
約74%

65％

Hf

40

5

Hf

6

1975

19 8 019 85

19 9 0

19 95

20 0 0

20 05

2010

％

47 W

61

7

％

8

54
％

36W

8

一体形ＬＥＤ
器具の改善

30

0

71

54W

2030 年度 政府目標

100%

初期の
LED器具との
比較でも
大幅省エネ

65W

直管ＬＥＤ器具の改善

50 %

4

一体形ＬＥＤ器具の開発

40 %

24％

72W

直管ＬＥＤ器具の開発

4

75%

24％

ランプ︑
インバータの改善

国内照明器具
ストック市場のSSL化率目標86W

3

ランプ︑インバータの開発（一社）日本照明工業会「照明成長戦略 Lighting Vision 2030」より
2025 年度

60

50

2030年 ストック市 場100%
2020 年度

270

出典：経済産業省節電メニュー 資源エネルギー庁推計10％

低消費電力形安定器︑ランプの改善80（教室・職員室・廊下）

2018 年度 実績

90

95W

生産設備
83％

照明

照明
36％

1

17％

体育館 9％

空調
31％

100W

10 0

安定器の改善ショーケース8％
冷蔵庫4％

一般的な学校における用途別電力消費比率（冬）点灯回路の改善

一般的な卸・小売店における用途別電力消費比率
（冬）

2014

25W

2018

5

省エネ

必要な明るさはそのままで、省エネは大幅に!

建物のエネルギー消費量にしめる照明エネルギーの割合は意外と多いもの。
オフィスビルではなんと夏季では24%、
冬季では33%をしめています。
最新の照明にリニューアルすれば大幅な省エネにつながります。

オフィス・会議室/LEDベースライト器具

1

LED器具にリニューアルすることにより、同じ台数で大幅な省エネ。
改修前 FLR40形2灯用逆富士形器具

改修後

LED一体形器具
FLR40形2灯相当

改修前

改修後

改修前

改修後

改修後

LED一体形器具
FHF32形2灯用定格出力相当

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

直管LED40形
2灯用逆富士形器具

最新の

改修後

LED一体形器具
FLR40形2灯相当

改修前

改修後

改修前

改修後

①ＬＥＤ一体形器具
FLR40形2灯相当

FLR40形2灯用
逆富士形器具

71%

約

省エネ率

②ＬＥＤ一体形器具
FLR40形2灯相当

直管LED40形
2灯用逆富士形器具

54%

約

省エネ

約65,700円/年 削減

約56,700円

約122,400円
省エネ率

54％

約

25Ｗ×28台=700Ｗ

54W×28台=1,512W

改修後

改修前

約74,900円/年 削減

約72,500円

約147,400円

1

51％

約

省エネ

32Ｗ×28台＝896Ｗ

65W×28台=1,820W

オフィスのリニューアル

約138,300円/年 削減

約56,700円

約195,000円

改修前 FHF32形2灯用定格出力形埋込器具

71％

約

省エネ

25Ｗ×28台＝700Ｗ

86W×28台=2,408W【計算条件】
年間点灯時間：3,000時間 電力料金単価 27円/kWh（税込）〔JLMAガイドA139〕

廊下・トイレ/LEDダウンライト器具

2

同等の明るさクラスのLEDダウンライトにリニューアルすることにより、同じ台数で大幅な省エネ。
改修前

コンパクト形蛍光灯
FDL27形ダウンライト

改修後 LEDダウンライト100形

改修前

改修後

改修前

改修後

75％

約

省エネ

8W×48台=384W

32W×48台=1,536W

約93,300円/年 削減

約31,100円

約124,400円【計算条件】
年間点灯時間：3,000時間 電力料金単価 27円/kWh（税込）〔JLMAガイドA139〕

スケジュール／シーン制御で省エネリニューアル
明るさを一定に保ち省エネ
あかるさセンサで、●昼光を利用し、●ランプ初期の余分な明るさをカットして省エネ

人感センサ付ダウンライト●人の在・不在を検知し、不在時は必要最小限の明るさに減光して省エネ

外が明るい時は抑えて点灯

人感センサ付ベースライト

外が暗い時は
明るく点灯

約30 ％省エネ ※器具の消費電力が約10 ％省エネ ※人がいない時は約25％または約60％で点灯※あかるさセンサ 計算条件：初期照度補正係数0.925 外光利用係数0.75
人感センサ 計算条件：不在時25%減光 人感センサ感知時間率60%（一社）
日本照明工業会 技術資料130「照明制御装置による消費電力削減効果の評価手法」

スケジュール/シーン制御機能でお昼休みや終業時間
後など、自動で減 光、消灯制御。必要な時だけ照明を点灯制御することで、効率的な省エネを実現します。
また、あかりセンサや人 感センサと組み合わせることで更に省エネになります。

器具の消費電力が約20 ％省エネ ※スケジュール制御の例
100%

照明消費電力比あかるさセンサ・人感センサ

人感センサで、器具の消費電力が

80%
60%

20%

調光信号線が不要です。

8時

75

10 時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20 時 21時 22時

午前中から昼間は、高色温度を維持。
窓側は外光の活用で照度を落として節電。

（%）
100

9時

始業後

リニューアルの場合も電源は既設の配線を利用し、調光信号線の配線無しで省エネリニューアルができます。

0

始業前

無線制御機器で省施工リニューアル

定時後は50%点灯で
帰社を促す

お昼休みは
25%に
減光制御

40%

※計算条件：右グラフスケジュール制御時

調光 調色制御 機 能により自然 光のリズムを再 現することで、午前中は高い色 温 度でさわやかな雰 囲 気をつくり、午後からは自然光と同じように色温度と明るさを下げて快適な空間づくりと省エネを実現します。

定時前は
50%点灯

夕方から夜間は、色 温 度を落としながら、ベースの照度を 落 と し て 節 電 。壁 側 を明るくすることで 明るさ感を確 保し、快 適 性を 維 持しながら節電に貢献。

50

操作器

25

センサ

6

0

電源配線

8時

10 時

12時

14時

17時 18時

20 時

22時

7

体育館/LED高天井用照明器具

2

学校・体育館のリニューアル

高効率・長寿命なLED照明器具にリニューアルすることにより、同じ台数で大幅な省エネ。
改修前

高天井セード400形メタルハライドランプ

改修後 LED高天井用照明器具
改修前

2
改修前

415W×35台=14.5kW

123W×35台=4.3kW

改修前

改修後

LED高天井用
照明器具

70%

/年 削減

【計算条件】年間点灯時間：1,500時間 電力料金単価 27円/kWh（税込）〔JLMAガイドA139〕【設計条件】
広さ：32ｍ×20ｍ、高さ：8ｍ、
反射率：天井30％、
壁：30％、
床：10％、
入力電圧：200V【設計照度】500 lx

53%

約

約41万円

約174,400円

約588,300円

LED照明への交換で 省エネ率

省エネ率

約

LED照明なら利便性と安全・安心を両立■授業・部活動

従来のHIDランプは、ランプ特性により即時点灯ができず、常時点灯にせざるをえませんでした。
LEDは即時点灯、再点灯が可能なため、こまめに消灯することで、無駄な電力を削減できます。
また、LEDは調光することも出来ますので、体育館のように、運動以外にも、講演会や演 劇など様々な用途に応じた明るさにすることはできますし、避 難 所に使われる際は、夜間は明るさを落とし、就寝時の妨げになるまぶしさを抑えることも出来ます。

教室/LEDベースライト器具

1

省エネ

改修後

1
高天井セード400形メタルハライド
ランプ

70％

約

改修後

一 般 的 な 授 業 で 求 め ら れる
照 度は3 0 0 l xです。競 技 空間として十 分な 明るさを確 保す
るとともに、まぶしさを少なくする工夫も求められます。

■イベント・行事
文 化 祭 や入 学 式 、卒 業 式 な
ど 、学 校 行 事 に 広く使 わ れることから 、多 様 な 部分 点 灯や調光が必要です。

LED照明器具と一般水銀ランプの点灯始動比較（イメージ）
明るさ

LED器具にリニューアルすることにより、同じ台数で大幅な省エネ。

100%

LED照明器具

改修前

即時点灯が可能図：照明設計例
400

FLR40形2灯用逆富士形器具（単位：lx）

500

400
改修前

1,032W
7.2m

LED一体形教室用照明器具

・遮光角はA断面について20°以上とする・天井面も照射する構造とする

400

400
9m

LED一体形黒板灯

改修後

486W

改修前

約33,400円

改修後

約15,700円

約17,700円【計算条件】
既設器具：FLR40形2灯用逆富士形器具9台・消費電力86W、
FLR40形2灯
用黒板灯3台・消費電力86W
新設器具：LED一体形教室用照明器具 LSS7-4-56※9台・消費電力43W、LED一体形黒板灯 LSR12-4-45※3台・消費電力33W
年間点灯時間：1,200時間 電力料金単価 27円/kWh（税込）〔JLMAガイドA139〕※：公共施設用照明器具

図1：ホワイトボードへの映り込みの比較

改定後（平成16年）下限値300 lx以上

①教室及びそれに準ずる場所の照度
200 lx以上〜750 lx②教室及び黒板の照度

8500 lx以上が望ましい

発光部が露出した照明器具

5分

経過時間

「安全を配慮した学校施設へ」

建物の耐震化に合わせて照明器具など、非構造部材の耐震対策が必要です。

文部科学省発行の「学校施設の非構造部材の耐震化ガイドブック（改訂版）地震による落下物や転倒物（2015年3月改訂）「学校施設における天井等落下防止のためのから子供たちを守るために-耐震点検実施-」（ 2013年8月発行）に従い、定期的な点検の上、照明器具を構造体に取付けたり、斜め振れ止め等を手引き」
用いて小屋組やRC躯体に緊結するなどの対策を講じて下さい。

表1：「学校環境衛生の基準」
で定められた照度基準

改定前

点灯

（注）
明るさは、
各器具の器具光束の安定時を100%としています。

/年 削減

子供たちの学習環境の向上（明るさアップ）と省エネを実現する
学校照明設備へリニューアル
文部 科 学省の｢学 校 環境衛 生の基 準｣では、教 室 及び黒 板の照 度は500 lx 以 上である
ことが望ましいとされています（表1）。生徒が黒板を見た時に光源がまぶしくないように、
また、最近では電子黒板やホワイトボードの使用が増えていますので、それらに照明器具が映り込まないよう適切に輝度を抑えた照明器具を使用することが大切です（図1）。

避 難 者の 安 全・安心と睡 眠 環
境 を 整 えるため 、調 光 が 必 要
です。

省エネ

〈計算条件〉
・平均照度：700 lx
・部屋の大きさ：間口 9m、奥行 7.2m、天井高さ 3m・反射率：天井 70%、壁 50%、床 30%
・保守率：0.77

・角度調節可能なものとする
・主に黒板照明用に使用する始動までに時間がかかる（約5分）
再点灯はさらに時間がかかる（10分以上）

53％

約

0%

黒板側

改修後

■避難所対応一般水銀ランプ

適切に輝度を抑えた照明器具

設備用
吊ボルト
振止
ワイヤー

照明器具の耐震設計・施工ガイドライン（（一社）日本照明工業会 技術資料 A127）
建築物に取付られる照明器具を対象とし、地震発生時における照明器具の本体及びその部品の折損、脱落、破損、落下防止等による人身災害事故発生を低減することを目的として、照明 器 具の設 計 指 針、及び 施 工者に対する要請事項を定めたガイドラインです。
照明器具の耐震設計目標性能や耐震施工の注意事項が記載されております。

施設の区分

照明器具の区分

一般の施設

注1）

耐震クラスB

一般照明器具設計水平震度：1.0
設計鉛直震度：0.5
落下回避

特定の施設 注2）
右記以外

耐震クラスA

設計水平震度：1.5
設計鉛直震度：0.75
限定された機能維持

特定天井に設置

耐震クラスS2

設計水平震度：2.2
設計鉛直震度：1.1
限定された機能維持

注1）一般の施設：特定の施設以外の施設をいう。
注2）特定の施設：「災害応急対策活動に必要な施設」「、避難所として位置づけられた施設」「、人命及び物品の安全性確保が国に必要な施設」
をいう。

9

安全

高所取付照明器具は保守点検が必要です。

2
地震発生後高所取付照明器具は保守点検が必要です。（注）点検して、異常が認められた時には人が近づかないように隔離し、必ず専門業者による診断を受けてください。

高天井器具●照明器具が傾くなど、異常な取付状態となっていないか●照明器具取付部のボルト、ナットの緩みがないか、溶接部等にクラックがないか●照明器具に変形、破損等ないか●カバーにひび割れ、破損がないか

昇降装置 ・昇降装置動作時には、直下に人が近づかないこと ・昇降装置を動作する前には、必ずランプ回路の電源をOFFにすること

1
照明器具の一般用昇降装置は、（ 一 社 ）日 本 照 明 工 業 会 技 術 資 料
139-2008の昇降装置の安全指針に沿った設計を行っていますが、より安全を確保する為に下記の要領で保守点検をお願いします。

点検内容と頻度
定期的な自主点検

専門家による点検

1年に1回

3年に1回

点検項目の詳細は（一社）日本照明工業会ホームページの照明器具のリニューアルに掲載の安全チェックシート（一般用昇降装置）
を参照ください。

震度5以上の地震後

URL:http://www.jlma.or.jp/anzen/anzen̲cs.htm

緊急時点検を行い、点検結果を記録しておく。

昇降装置の操作スイッチは動作時以外は必ず切ってください。また昇降装置の操作は必ず管理者が行い、不特定多数の方々が操作しないよう管理をお願いいたします。

設置状態の点検①昇降装置、照明器具及び建築の固定部（梁など）に変形、破損がないか②昇降装置、照明器具に傾きがないか①下降スイッチをONにして、床まで降ろし、以下の点検を行う。動作中にモーター音に異常が生じていないか

昇降装置を動作させての点検（昇降部・照明器具の状態確認）

照明器具の点検接点部の劣化ワイヤの乱巻き

劣化した
昇降装置の
内部
滑車の割れ

ワイヤ素線切れ

ワイヤの折れ・よじれ（キンク）●●

部品の外れ、破損、変形がないか
ねじの緩み、外れがないか
ランプに緩みがないか

破損した部品が、照明器具の上に載っている場合があります。

昇降部の点検

●

（ワイヤ、
ベルト）

傷、折れ目、キンク（曲がりくせ）、
素線のほつれ、素線切れがないか②上昇スイッチをONにして、天井まで上げ、以下の点検を行う。
● ランプ回路の電源ONでランプが正常に点灯するか点灯しない時、昇降装置が正常位置に嵌合していない可能性があります。
● 動作中にモーター音に異常が生じていないか

昇降装置とLED照明器具の組合せに関するご注意
昇降装置には耐用の限度があります。長期間使用した昇降装置に
LED照明器具を取付けて、さらに長期間の使用は昇降装置の撤去をお願いいたします。

●

施主様及び工事業者様等には、以下の注意事項についてご考慮いただき、使用のご判断をお願い致します。
LED照明器具をご採用の際は、昇降装置を撤去頂きます様お願い致します。

《 主な問題点 》■ 昇降装置の承認図・取扱説明書の記載事項を満足することをご確認ください。
満足しない場合、落下、感電、火災の原因となります。
■ お取替え器具、ランプが昇降装置の許容範囲内である事を確認してください。特に器具の重量やバランスなどをご確認ください。

許容重量

バランス

重量×距離

腐食性ガスによる

電気部品の劣化■ 昇 降 装 置のランプ 回 路 、接 点の 不 具合をご確認ください。
なお、直流電流は考慮されていません。

昇降装置の適合品でない照明器具に交換し不具合が発生した場合、昇降装置製造事業社で責任を負うことができません。

■ LEDは照射面への熱は少量である事が特長
ですが、背面へ放熱しています。
お取替えの器具の消費電力が 現状お使いの器具と同等以上の場合は使用できません。

直流

昇降装置
＋
LED器具

電源装置

交流

昇降装置
＋
LEDランプ

製造事業者では、現在ご使用の昇降装置は既設の照明器具と組合せ時の品質等を確認した上で保証しています。
LED照明器具については既設昇降装置との組合せ時の確認をしておりません。
※イメージ図です。メーカーを特定するものではありません。

昇降装置に取付いている器具をLED照明器具、
LEDランプへ交換の際は以下の恐れがあり危険です。
LED照明器具、LEDランプを取付けることができても、必ずしも適合する昇降装置とはいえません。
間違った組合せによる使用は、感電、焼損（火災を含む）、落下等の重大な事故が発生する恐れがあり危険です。

10

高圧水銀ランプをお使いの皆様へ「水銀に関する水俣条約」の国内担保法により、一般照明用の高圧水銀ランプにつきましては、水銀含有量に関係なく、2021年以降、製造、輸出又は輸入が禁止となりますので、メタルハライドランプ、高圧ナトリウムランプ、LED照明などへの計画的な切り替えが必要です。
（詳しくはP26参照）
11

店舗・施設のリニューアル

4

同等の明るさクラスのLEDダウンライトにリニューアルすることにより、大幅な省エネ。
改修後

改修前

省エネ率

2

LEDダウンライト150形
改修後
FHT32形相当77%

LED投光器HIDランプ用投光器
400形水銀ランプ
+400形
投光器相当
水銀ランプ
ダイクロハロゲン（JDR） LEDスポットライト100形
ダイクロハロゲン（JDR）
75形スポットライト
75形相当

87%

改修前

コンパクト形蛍光灯
FHP32形×3灯
スクエア
ベースライト

約2,400円

ダイクロハロゲン(JDR）
改修前
75形スポットライト

LEDスポットライト100形
改修後
ダイクロハロゲン（JDR）75形相当LEDスクエアベースライトFHP32形×3灯相当

12コンパクト形蛍光灯 FHP32形×3灯
改修前
スクエアベースライト

LEDスクエアベースライト
改修後
FHP32形×3灯相当

虫が寄り付きにくい・低温で発光効率が低下しにくい

88W×1台=88W

約7,100円

/年 削減

9W×1台
=9W
改修後

約700円

87％

約

省エネ

約4,900円/年 削減□450埋込型

改修後

43W×1台=43W
改修後

約3,500円

51％

約

省エネ

約3,600円/年 削減【計算条件】
年間点灯時間：3,000時間 電力料金単価 27円/kWh（税込）〔JLMAガイドA139〕

駐車場/LED投光器

4

同等の明るさクラスのLED投光器にリニューアルすることにより、大幅な省エネ。
HIDランプ用投光器+400形水銀ランプ

照射物をより美しく見せる光も選べる〈生鮮食品を鮮度良く見せる光〉

改修前

改修前

改修後

LED投光器
400形水銀ランプ投光器相当

改修前

415W×6台=2,490W

改修前

昨今のLED照明は、照射物をより美しく見せるために光の波長を制御したものが増えてきました。
目的に応じて適切な光を選べることもLED化のメリットです。

※写真はイメージです。

改修後同等の明るさクラスのLEDスクエアベースライトにリニューアルすることにより、大幅な省エネ。

□450埋込型※イラストはイメージです。

メリット3

約1,300円

LEDスクエアベースライト器具

3

改修前〈色彩を鮮やかに見せる光〉

改修後

約1,100円

57％

約

省エネ

【計算条件】
年間点灯時間：3,000時間 電力料金単価 27円/kWh（税込）〔JLMAガイドA139〕

LEDスポットライト100形
ダイクロハロゲン（JDR）75形相当

LED照明器具は白熱灯照明器具に比べ、器 具 全 体から発 せられる熱 量も少ない
ため、
空調
（冷房）
の負担軽減にも貢献すると言われています。

69W×1台=69W

約5,600円

省エネ率

赤外線が少ない

改修前

改修前

ハロゲン等の白熱電球や蛍光ランプに比べ、LEDの光は赤外線が少ないため、照射物に大量の熱を与えることがありません。
熱によって溶けやすいチョコレートやケーキ、口紅等のライトアップにも最適です。

〈衣服の白さを強調する光〉

13W×1台=13W

同等の明るさクラスのLEDスポットライトにリニューアルすることにより、大幅な省エネ。

改修後

店舗・施設照明 LED化のメリット

メリット2

改修後

LEDスポットライト器具

251%

ダイクロハロゲン(JDR）
75形スポットライト

30W×1台
=30W
改修前

約

メリット1

改修前

【計算条件】
年間点灯時間：3,000時間 電力料金単価 27円/kWh（税込）〔JLMAガイドA139〕

3

省エネ率

約

コンパクト形蛍光灯
改修前
FHT32形ダウンライト

約

改修後

改修前

LEDダウンライト器具

1

約201,700円

改修後

97W×6台=582W

改修後

約47,100円

77％

約

省エネ

約15万円
/年 削減

【計算条件】
年間点灯時間：3,000時間 電力料金単価 27円/kWh（税込）〔JLMAガイドA139〕

空間価値を上げる
調光・調色
イベント等に合わせて色温度や照度を変える事で、集 客効果 が 期 待できます。

白色LED光源は、紫外放射・赤外放射をほとんど含まないため、虫の誘引を抑制できます。
また、既存光源に比べ周囲温度による相対光束の変化が少ないのが特長です。

13

1

マンション共用部のリニューアル

共用廊下・外壁・外階段／防雨形LED照明器具

同等の明るさクラスのLED器具にリニューアルすることにより、大幅な省エネ。
改修前

1

従来形蛍光灯器具
FCL30形

改修後

非常灯兼用形
LED小型シーリング

共用廊下・外壁・
外階段
改修後

改修前

従来形蛍光灯器具
FCL30形
改修前

従来形
蛍光灯器具
FL20形

非常灯兼用形
LED小型シーリング

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

34W×50台=1,700W
約137,700円

省エネ率

56%

約

改修前

従来形蛍光灯器具
FL20形

改修後 LEDポーチライト

23W×15台=345W

15Ｗ×50台＝750Ｗ
約60,800円

11Ｗ×15台
＝165Ｗ

改修後

LED
ポーチライト

省エネ率

約27,900円

52%

約

約13,400円

56％

約

省エネ

約77,000円
/年 削減

52％

約

省エネ

約14,000円/年 削減【計算条件】
年間点灯時間：3,000時間 電力料金単価 27円/kWh（税込）〔JLMAガイドA139〕

2

エントランスホール／LEDダウンライト

同等の明るさクラスのLEDダウンライトにリニューアルすることにより、大幅な省エネ。

マンション共用部 リニューアルのススメ
メンテナンス費用削減

省エネ効果
マンション共用部は、夜間でも点灯しているため、LED化によって大きな省
エネ効果が得られます。
また、人感センサを導入することで無駄なあかりをカットし、さらなる省エネ化を図ることができます。

LEDは長寿命なため、ランプ交換などのメンテナンスの手間と費用を削減できます。
従来光源と比べて虫が寄り付きにくい
ため、掃除の手間も減らすことができ
ます。

改修前

コンパクト形蛍光灯
FHT42形ダウンライト

改修後

LEDダウンライト
FHT42形相当

光源交換も可能シンプルなL ED 一 体形だけでなく、
LEDランプを交換可能な器具もお選
びいただけます。
使用環境や用途に合わせた器具をお使い下さい。
※照明器具の寿命は約10年です。安全のため、古くなった照明器具は早めに交換しましょう。

改修前

改修後

改修前

改修後

30W×10台=300W
約24,300円

16W×10台=160W
約13,000円

47％

約

省エネ

約11,000円/年 削減【計算条件】
年間点灯時間：3,000時間 電力料金単価 27円/kWh（税込）〔JLMAガイドA139〕

3

駐車場・駐輪場／防雨形LEDベースライト

高効率なLEDベースライトにリニューアルすることにより、大幅な省エネ。
改修前 FL20形1灯用トラフ形器具

ひかりがい

光害 に配慮した照明へ

改修後 LED一体形器具防雨形

光害とは、人工光の不適切、あるいは配慮に欠けた使用や、漏れ光による影響により、周辺環境や景観に与える悪影
響のことを指します。
まぶしさにより、運転中に歩行者や信号に気付きにくい

外の光が
明るくて
夜眠れない

14

改修前

改修後

約37,300円

7W×20台=140W
約11,300円

70％

約

省エネ

約26,000円/年 削減【計算条件】
年間点灯時間：3,000時間 電力料金単価 27円/kWh（税込）〔JLMAガイドA139〕

街路灯による
農作物の
生育不良

4

都市部の
光により、
研究や教育に必要な天文観測が
できない
など...

出典：環境省『ひと、
まち、
地球にやさしい「光」』
パンフレットをもとに（一社）
日本照明工業会が作成

改修後

23W×20台
=460W

ひかりがい

LED 照明 器 具は従 来の照明 器 具と比べて配 光 制御が容易になるので、正しい設計・設置をすれば、まぶしさや必要のない場所を照らしてしまうことを防止できます。
照 明 器 具 を 選 ぶ 際 には 、場 所 や目 的 に 応じて光 色を
白色系だけではなく、暖色系のものや、まぶしさを抑えるルーバーやカバーのついたもの、明るさを調整できるものなどを選びましょう。

改修前

建物周辺／LEDガーデンライト

高効率なLEDガーデンライトにリニューアルすることにより、大幅な省エネ。
改修前

電球形蛍光ランプD15形搭載
ガーデンライト

改修後 LEDガーデンライト

改修前

改修後

改修前

改修後

13W×10台=130W
約10,500円

6W×10台=60W
約4,900円

54％

約

省エネ

約5,600円/年 削減【計算条件】
年間点灯時間：3,000時間 電力料金単価 27円/kWh（税込）〔JLMAガイドA139〕

15

看板灯/LED投光器

3

屋外照明のリニューアル

高効率なLED投光器にリニューアルすることにより、1/2の台数で大幅な省エネ。
改修前

ランプホルダ+300形反射形水銀ランプ

改修後

LED投光器300形反射形水銀ランプ器具相当

改修前

300W×4台=1,200W

93％

約

改修後

省エネ

40W×2台
=80W

2
1
改修前

改修後

改修前
改修後

平均照度 800lx

0.2m

0.2m

改修前

約97,200円

約

LED防犯灯
（10VAクラス）

62%

約90,700円

改修後

/年 削減

約6,500円【計算条件】
年間点灯時間：3,000時間 電力料金単価 27円/kWh（税込）〔JLMAガイドA139〕

省エネ率

FL20形防犯灯（40VAクラス）
水銀ランプ
街路灯

平均照度 790lx

・この事例は一例です。
ＬＥＤ投光器には、さまざまなタイプがあります。
1.5m

1000

500

LED街路灯

1.5m

保守率：1.0／出幅：1.0m／取付角度：50°

1000

1000

4m

500

保守率：1.0／出幅：1.0m／取付角度：50°

4m

省エネ率

75%

約

4

ソーラーライト1. 昼間に太陽電池パネルで発電した電気を内蔵バッテリーに蓄電し、夜間照明に利用します。
2. バッテリーをポール内部や太陽電 池パネルの背面に収 納することで、バッテリーボックスが不 要なスリム

LED街路灯1形 状にすることも可能です。
3. 照明器具は長寿命LEDを採用。

同等の明るさクラスのLED街路灯にリニューアルすることにより、大幅な省エネ。
改修後 LED街路灯

改修前 水銀ランプ街路灯

改修前

75％

約

改修後

省エネ

51.5W×1台=51.5W

210W×1台=210W
改修前

5. ソーラーライトは商用電源を引くことが難しい場所に設置することがすることが可能です。

約12,800円
/年 削減

改修後

約4,200円

約17,000円

4. 震災などの停電時にも安心の明かりを提供します。

おすすめ場所【計算条件】
年間点灯時間：3,000時間 電力料金単価 27円/kWh（税込）〔JLMAガイドA139〕

9,153円LED

12,000時間

LED

12,000時間

LED

91.3W
67.7W
51.5W
46.1W

7,395円
5,484円4,172円

光源寿命

17,010円

LED

年間電力 料 金

113W

12,000時間

改修後

消費電力

210W

25,110円

12,000時間

種類

水銀ランプ100W

310W

33,615円

光源寿命

水銀ランプ200W

415W

年間電力 料 金

水銀ランプ300W

消費電力

水銀ランプ400W
種類

改修前

3,734円停電が 起きても充電された電気で点灯が可能なので、災害時の避難場所や誘導路の照明に適しています。

60,000時間
60,000時間
60,000時間

LED防犯灯
（10VAクラス）

FL20形防犯灯（40VAクラス）

改修前

改修前

改修後

8.4W／1台

改修前

改修後

3,324円

1,668円

蛍光ランプ

8,500時間
60,000時間

LED（20VAクラス）
LED（40VAクラス）

20VA
40VA

1,668円
2,220円
3,324円

省エネ

約7倍

歩道

5

バッテリー付LED防犯灯

停電発生時にバッテリーに蓄えた電力で点灯するLED防犯灯
60,000時間
60,000時間
60,000時間

東京電力 公衆街路灯Aより

高圧水銀ランプをお使いの皆様へ

その他にも建物外構や駐車場・学校・集合住宅など、さまざまなシーンで使用可能です。

1,660円/年 削減

光源寿命8,500時間

改修後

10VA

年間電力料金12,708円

8,500時間

LED（10VAクラス）

消費電力

200VA

3,324円

8,500時間

種類

40VA

3,324円

光源寿命

40VA

年間電力料金水銀ランプ100形

消費電力

種類

FHP32形

公園

62％

約

改修後

22W／1台

LED
改修前

学校

公園や街路の景観照明や、送電が困難な場所の照明に適しています。

高効率・長寿命なLED防犯灯にリニューアルすることにより、大幅な省エネ。

FL20形

建物外構

公園や街路の景観照明に

LED防犯灯2「水銀に関する水俣条約」の国内担保法により、一般照明用の高圧水銀ランプにつきましては、水銀含有量に関係なく、2021年以降、製造、輸出又は輸入が禁止となりますので、メタルハライドランプ、高圧ナトリウムランプ、LED照明などへの計画的な切り替えが必要です。
（詳しくはP26参照）
16

災害時の避難場所に60,000時間

停電発生時でも点灯を維持し安心をサポートします。
通常時には停電補償ユニット内のバッテリーに常時充電しつつ、夜間は商用電源で点灯します。停電時にはバッテリー点灯に切り替えてLED
防犯灯を点灯維持します。わずかな電力で点灯可能なLEDと、災害時にも電源を確保できるバッテリーを組合せ、通常と停電時、両方の安全・安心をサポート。減災・防災対策を支援する商品です。

電柱設置イメージ

バッテリーボックス

灯具

17

10年経過した照明器具は赤信号!
安全点検と交換が必要です。

長 期 使用器 具

非常に稀なケースですが下記のような事例があります。
1 ソケット（ソケット溶解）2 磁気式安定器（安定器レヤーショート）

寿命末期の蛍光ランプの異常発熱により、ソケットが溶けたもの。

長期使用によりコイルレヤーショー
トから短時間の異常発熱によりコ
イル断線
（不点灯）
したもの。

毎日、なにげなく使用している照明器具。
耐用年数に限りがあるにもかかわらず、案外見過ごされているのが現状です。10年を過ぎた照明器具は、外観だけでは判断できない器具の劣化が進んでいます。例えば、器具内の安定器が絶縁劣化によりまれに発煙事故に至る場合があります。
安全性の面からも早めに点検と交換をご検討ください。

etc

4 ハロゲン器具（ランプ破裂）非 常に稀 なケース
で す が 、ハ ロ ゲ ン
電 球 で は 、定 格 寿
命を超えて使 用す
ると 、黒 化 な どの
原因で破損に至る危険があります。

詳細は（一社）
日本照明工業会のホームページをご覧ください。
（http://www.jlma.or.jp/siryo/pdf/pamph/10yearsTenken.pdf）

劣化がすすんだ安定器

ランプの交換が多くなっている。

焦げ臭いにおいがする。

掃除しても汚れがとれない。

ソケットが変色している。

劣 化

このような劣化が現れていませんか？ 点検・交換をお願いします。
1 器具（錆・変色）

発 光管黒化→発 熱 性低下→異常過 熱→圧力上昇→発光管破損→破片飛散→外管バ
ルブ破損※破 片 が体 育 館 の 床 に 落下し 、破 片 が 散 乱した※1972年以前の安定器には、PCBを使用したものがあります。
すでに約40年以上も経過していますので、早急に交換が必要です。

最近、故障が増えている。

3 HIDランプ（発光管破裂）コイルレヤーショートから焼 損に至ったもの。

5 コンデンサ（絶縁破壊）※破損した場合の怪我を防止する為に、まだ点灯していても定格寿命を経過した電球は交換をおすすめします。
※電球の包装に下記の記載がありましたら、ご使用の器具の保護シールドの有無を確認ねがいます。保護シールド（前面ガラス等）がない器具は、ご使用期間が約15年を過ぎている器具が多いので、リニューア
ルをおすすめします。

内部素子の絶縁破壊によりコンデ
ンサケース内圧が増大し、ケースが破壊したもの。

電球包装 保護シールド（前面ガラス）のついた器具で記載例 ご使用ください。

破損した電球

6 電解コンデンサ（ミスト発生）7 ポールの地際に孔があいた状態

8 道路灯の部品が錆びた状態

9 道路灯の塗装が劣化した状態

電子安定器の電解コンデンサ内の電解液が 霧状になり放出し、コンデンサ
上部が膨れ上がったもの。

2 磁気式安定器

照明器具の交換目安は約１０年です。古くなった照明器具は早めに取り換えるのが一番です。
JIS（日本工業規格）では、交換の目安を約１０年としています。
●照明器具の累積故障率 累積点灯年数（10時間/日、年間3,000時間点灯）

クラック拡大写真

5 器具内部電線

4 蛍光ランプ

18

ソケットの汚損がひどく、クラックも入っています。
更に内部の導電板も著しく酸化しています。

5 器具内部電線ランプのフィラメント付近
が黒化し、
放電性能が
低下しています。

使用時間10年を過ぎると故障がグンと
増える！

摩耗故障期
10

●照明器具の適正交換時期の目安

15年

JIS C 8105-1（2017）「照明器具-第1部：安全性要求事項通則 解説」
解説図9に基づきJLMA作成

主な用途
圧
電
使用
条件
温度（℃）
交換時期（年）

定30以下
103,000時間／年（10時間／日）
事務所、工場（一般）、店舗
格
105％
40
30以下
5
7

40
3.5

※次の条件で使用されますと絶縁材料の温度上昇が大きくなり器具寿命が短くなります。
●電源電圧が105％を超えるもの。 ●周囲温度が40℃を超える場所。
●裏面にガラスウールなど断熱性の材料を用いた天井面に取付けたり、埋込み器具背面を断熱性の材料で覆う場合。
（断熱材で覆われる場合は、断熱施工器具をご使用ください。）●10時間／日 を超えて点灯する場合。〔●JIS C 8105-1｢照明器具−第1部：安全性要求事項通則 解説｣から抜粋〕

東京消防庁管内での火災事例 （写真提供：東京消防庁）

4 蛍光ランプ

なんら問題がないように見える照明器具でも、10年を過ぎた照明器具は、内部では劣化が進んでいる場合があります。
上記 〜 の点検をお願いします。

耐用の限度

3 ソケット

0
5
（8）
使用年数→
（10時間/1日、年間3,000時間点灯）

直 ち に 交 換 ゾ ーン

3 ソケット

50

寿命期

1 本体

安定器 巻 線部 表面のエナメル被覆が、熱劣化のため硬化し、部分的にハクリが発生しています。

適正交 換 時 期

2 磁気式安定器

劣化の進んだ安定器の内部例：ビニ
ル電線被覆が熱のために変形し、もろくなっています。

交 換 実 施 ゾ ーン

●点検時の確認場所

熱によって銘板が変色しています。

累積故障率
︵％︶

屋外器具の錆の例：屋外塩害地域への設置により、器具表面の塗膜がはがれ落ちています。

点検・交換計画ゾーン

100

ソケットが熱劣化により変色しています。ひび割れから破損に至り、ランプが落下する危険があります。

誤使用による

長期使用による

器具内部電線の劣化例

表面に亀裂が 認められ絶 縁 性能が低下しています。

ランプ

ランプ

安定器

安定器

ソケット

19

万一に備えた正しい点検!

誘導灯・非常灯の点検・交換部品の交換時期の目安
誘導灯器具

非常用照明器具交換時期の目安4〜6年使用するランプによって交換時期が変わりますので、下表を参照してください。

誘導灯・非常灯の交換時期を知ろう!

使用するランプ

直管蛍光ランプ

コンパクト形蛍光ランプ

冷陰極ランプ（高輝度誘導灯）

LED光源（高輝度誘導灯）

交換時期の目安

1年〜2年

約半年〜2年

約3〜6年

約6年（赤モニタが点灯・点滅します）

非常用照明器具交換時期の目安4〜6年

非常点灯時に規定の時間点灯しない場合、または点灯しない場合は速やかに交換してください。
設置または前回の蓄電池交換から12 年未満規定の点灯時間の確認と、非常点灯の切替確認が必要です。
規定の時間点灯しない場合は、蓄電池を交換してください。

設置または前回の蓄電池交換から12 年以上蓄電池の交換が必要になる場合が大半です。あわせて器具の劣化が進んでいる時期になっているため、器具ごとの交換を検討してください。

※長時間点灯形の場合は非常点灯時間は60分となります。※一般的な使用環境に設置した場合の目安です。

点検モニタの活用方法

誘導灯器具

交換時期の目安4〜6年

非常点灯時に規定の時間点灯しない場合、または点灯しない場合は速やかに交換してください。

誘導灯器具（消防法令）
ランプ
モニタ表示（注1）

ランプ
モニタの
点検

ランプモニタの表示が正常（消灯）の状態であるか確認してください。
新たに、ランプモニタによる点検が消防法の点検要項に追加されました!

点灯

ランプ
外れ 故障

点滅

ランプ
交換時期の
目安

消灯

正常

ランプモニタ状態

内蔵蓄電池が充電されているか、充電モニタの表示が正常（緑色）の状態か確認してください。

充電
モニタ表示（注1）

蓄電池の
点検

状態

非常用照明器具（建築基準法令）

点灯

正常

点滅

蓄電池
交換時期の
目安
蓄電池
コネクタ外れ非常点灯中消灯

3 年または5 年以下※

規定の点灯時間の確認は、非常点灯の切替動作確認だけで性能確認可能。

蓄電池の
製造年から

3 年または5 年を超え12 年未満

規定の点灯時間の確認と、非常点灯の切替確認が必要です。
全数確認することをおすすめします。

蓄電池の
製造年から

12 年以上誘導灯器具

必要に応じ清掃することにより明るさを維持してください。

注2：ランプモニタのない非常用照明器具もございます。

定期的に清掃することにより明るさを維持し、変色（黄変）
している場合は交換してください。
誘導灯用表示板が変色（黄変）している場合は、基準値（消防法告示）を満足していない表示板が大半です。表示板の交換が必要です。
※高輝度誘導灯（正方形タイプ）の表示板は、光源が長方形タイプと違うため、交換時期の目安は異なる可能性があります。

・メーカーは認可を受けた製品（純正品）で安全性の評価をしています。

部品交換について
充電モニタ

交換時期の目安8〜10年

誘導灯用表示板も長年使用すると劣化が進み、避難時に十分な明るさを満足しないものもあります。速やかに交換してください。

ランプモニタ（注2）

交換電池はメーカー純正品を推奨しています。 ・メーカー純正品にはJIL適合・製造業者登録番号を表示しています。

充電モニタ

点検スイッチ

器具の交換時期の目安

点検スイッチ

停電時に有効な時間点灯するか、点検スイッチ（または自己点検スイッチ）により非常点灯時間を確認してください。

点検スイッチ

蓄電池の製造年からニッケル・カドミウム蓄 電 池の場 合3 年
以下、ニッケル・水素蓄電池の場 合 5 年 以下 のものは、定 格の時間確認は不要です。

蓄電池の交換が必要となる場合が大半です。あわせて器具の劣化が進んでいる時期になっているため、器具ごとの交換を検討してください。

※長時間点灯形の場合は非常点灯時間は60分となります。※一般的な使用環境に設置した場合の目安です。※ニッケル・カドミウム蓄電池の場合3年、ニッケル・水素蓄電池の場合5年です。

（または自己点検スイッチ）

注1：モニタの表示が以前の器具では状態
表示の内容が異なる場合があります。

蓄電池の
製造年から

誘導灯の
点灯時間

点検スイッチ20分（または自己点検スイッチ）

非常用
照明器具の
点灯時間

30分

器具の種類

誘導灯／非常灯

電池内蔵形

電源別置形

専用形

適正交換時期

8〜10年

8〜10年

8〜10年

耐用の限度

12年

15年

15年

認定マークの色で、交換時期の目安がわかります。
認定・適合
マーク
製造年月

1970年〜2001年5月

対策

器具の交換をおすすめします。

認定・適合
マーク

LED誘導灯器具、LED非常用照明器具は、点検に便利なリモコン自己点検機能を搭載。

※専用形とは電池内蔵形器具で、常時消灯・非常時点灯の器具を指します。
（一社）日本照明工業会ガイド108-2003

青色

製造年月

1996年4月〜2002年3月

対策

器具の交換をおすすめします。

2001年6月〜2012年3月

2012年4月〜2013年3月

2013年4月〜2018年3月

点検し、不具合が見つかれば部品交換※、器具交換をしてください。
青色

緑色

2002年4月〜2005年8月

2005年2月〜2011年3月

黒色
2011年4月〜2013年3月

2018年4月〜※部品とはランプ、蓄電池を指します。

黒色
2013年4月〜2018年3月

点検し、不具合が見つかれば部品交換※、器具交換をしてください。

青色
2018年4月〜※部品とはランプ、蓄電池、誘導灯表示板を指します。

リモコン自己点検機能を搭載していないLED誘導灯器具、LED非常用照明器具もございます。

【従来の点検方法】

点検棒での非常点灯や高所に設置された器具の点検には脚立などが必要。

■点検スイッチを引き続ける

20■高天井の点検は一苦労■ガラスグローブを外す作業は手間

非常用照明器具に使用するLED光源について

リモコンで点検をスタート。高所に設置された器具の点検もらくらく。
点検開始

定格時間非常点灯

点検終了
器具のモニタランプに点検結果を表示※※リモコン送信機に点検結果が表示される器具もあります。

下に引き続ける

おもり■定格時間の非常点灯後、点検結果を目視にて確認【リモコン自己点検の点検方法】

30分後

送信

高天井の
点検も
ラクラク

Q&A QA※適合光源以外の光源を使用した場合、故障や事故につながる可能性がありますので、使用しないでください。

既設の非常用照明器具（蛍光灯）の光源をLED光源に交換できますか?
交換できません。非常用照明器具は認定品であり、適合ランプしか使用できません。指定された光源以外を使用した場合、故障や事故につながる可能性がありますので、絶対にしないでください。

誘導灯に使用するLED光源について※適合光源以外の光源を使用した場合、故障や事故につながる可能性がありますので、使用しないでください。

Q 直管LEDランプは、長方形タイプ誘導灯の交換ランプとして使用できますか?
A 誘導灯は認定品であり、適合ランプしか使用できません。したがって、交換ランプとして直管LEDランプは使用できません。
誘導灯は平成11年消防庁告示第2号で定められた性能、機能を確認し認定された製品です。認定された誘導灯には左記証票が器具の見え易い箇所に貼付されてます。

21

停電に強いまちづくり

住宅用非常灯
屋外用非常灯ソーラーライト等

あかりでエリア防災照明のご提案をします。
災害発生!!
（停電）①家から屋外へ移動②家から避難場所へ移動

手探りで移動するも障害物で移動も困難

街全体が真っ暗で状況が確認できない③避難場所での活動
避難場所も真っ暗で状況が確認できない④避難所での生活
明るくて眠れない

現状の課題

BEFORE！ 被害状況がつかめず恐怖や不安！ 障害物が確認できず避難が遅れる！ 救援救護や支援物資の運搬に支障！ 長期避難生活にストレスが生じる！ 家族の安否確認や避難準備に支障！ 救援活動の支障や二次災害の危険！ 情報が不足し不安感が増す！ 救護活動や支援物資の搬入に支障

避難準備のあかりが点灯

防災照明設置後AFTER

自宅での避難準備や安否確認をサポートする
あかり

非常灯が点灯したリビング・キッチン

非常灯が点灯した居室・寝室

ご提 案

22

非常灯が点灯した廊下・階段

避難を助けるあかりが点灯

不安を和らげるあかりが点灯

ストレスを緩和するあかりが点灯

夜間屋外での迅速で安全安心な避難行動をサポートするあかり

救護活動の支援をはじめ、避難者をサポート
するあかり

長期の避難生活によるストレスを和らげ生活をサポートするあかり

防犯灯

歩道照明

室内の状況が確認できる

避難経路が確認できる

段差や手すりがわかる

障害物の有無や状況確認が可能

火元や電気の確認や避難の際に持っていく物を見つけやすい住宅用非常灯のご提案
住宅でもバッテリー付のシーリングライトやダウンライトが設置されていれば、避難準備のためのあかりを確保することができます。

避難場所

ソーラーライトにより停電時でも点灯

建物周辺

屋外用非常灯のご提案
避難経路にバッテリー付の街路灯や防犯灯の設置により、避難場所まで安全に避難が可能です。

一時避難場所のあかりのご提案
避 難 場 所となる公 園などにはソーラーライトや 情 報
ポールの設置により、AC電源よりスマートフォンなどの端末機器へ充電ができ情報の収集が可能になります。

避難所での最適な避難生活をサポートするあかりのご提案
あかりを調光 制御することで、避 難 所となる体育館などでの避難生活に最適なあかりを提供します。
23

直管LEDランプに交換する場合、組合せによっては事故に繋がる危険性があります。

グリーン購入法※さまざまな種類の直管LEDランプが、蛍光灯照明器具に取付く為

平成31年度改正のポイント「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」
の変更

蛍光ランプ

「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」（グリーン購入法）に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方
針」の変更が、平成31年2月8日に閣議決定されました。今回の変更では、より高い環境性能に基づく調達を推進する観点から、同一事項において複数の基準値（「基準値1」（より高い性能を示すもの）「基準値2」（最低限満たすべきもの）
が設定されました。
さらに、
配慮事項
（特定
の一部追加、判断の基準へ格上げされました。
調達物品等であるための要件ではないが、調達に当たって、更に配慮することが望ましい事項）
基本方針2

特定調達品目及びその判断の基準並びに特定調達等の調達の推進に関する基本的事項（1）基本的考え方 イ.判断の基準等の性格において、以下が変更されました。下線部分が追加されました。

間違った組合せの使用により、市場でも不具合が発生しています。照明器具の焦げや焼損などの事故は、火災を招く恐れがあります。又、東京都で「直管LEDランプの取付方法に関する調査」を行い、組合せ試 験で不具合を確認し、直管LEDランプ使用時の注意喚起を行っています。

LEDランプ
DC電源内蔵 商用電源直結形
DC電源内蔵 既設安定器接続形
DC電源非内蔵 DC入力形◎その他にもNITE（製品評価技術基盤機構）や経済産業省製品安全課からも下記のホームページで注意喚起されていますのでご確認ください。

環境物品等の調達に際しては、できる限りライフサイクル全体にわたって多様な環境負荷の低減を考慮することが望ましいが、特定調達物品等の実際の調達に当たっての客観的な指針とするため、特定調達品目ごとの判断の基準は数値等の明確性が確保できる事項について設定することとする。当該事項の設定に当たっては、より高い環境性能に基づく調達を推進する観点から、必要に応じ、同一事項において複数の基準値を設定する。
また、すべての環境物品等は相応の環境負荷低減効果を持つものであるが、判断の基準は、そのような様々な環境物品等の中で、各機関の調達

直管LEDランプの取付方法に関する調査結果［東京くらしWEB］

照明器具による事故防止について（注意喚起）［NITE（製品評価技術基盤機構）］

直管LEDランプの間違った接続にご注意を［政府インターネットテレビ］

http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/
anzen/test/led̲press.html

http://www.nite.go.jp/jiko/chuikanki/press/2012fy/120719̲1.html

http://nettv.gov-online.go.jp/
prg/prg7625.html

方針における毎年度の調達目標の設定の対象となる物品等を明確にするために定められるものであり、環境物品等の調達を推進するに当たっての一つの目安を示すものである。したがって、判断の基準を満たす物品等が唯一の環境保全に役立つ物品等であるとして、これのみが推奨されるものではない。各機関においては、判断の基準を満たすことにとどまらず、環境物品等の調達推進の基本的考え方に沿って、ライフサイクル全体にわたって多様な環境負荷項目に配慮した、できる限り環境負荷の低減を図った物品等の調達に努めることが望ましい。なお、判断の基準の事項の中で設 定される数値について、より高い環境性能を示すものとして「基準値1」を、最低限満たすべきものとして「基準値2」を設 定する。各機関に直管LEDランプ専用器具の電気用品安全法の適合可否について（お知らせ）

おいて、可能な限り「基準値1」による調達を推進するものとし、早期に「基準値2」から「基準値1」による調達への移行が期待される。

今回の変更では、特定調達品目に1品目（印刷機能等提供業務（役務））が追加され、24品目の判断の基準等の見直しが行われ、21分野276品目となりました。照明関連では、判断の基準等が変更になりました。

■平成31年度の主な変更点（照明に関わるものを抜粋）

表1-1 LED照明器具に係る固有エネルギー消費効率の基準値1（投光器及び防犯灯を除く。）

12. 照明12-1 照明器具

光源色

判断の基準

昼白色

（1）品目及び判断の基準等：LED照明器具の【判断の基準】における基準1、基準2の新設、及び【配慮事項】における調光制御の追加①投光器及び防犯灯を除くLED照明器具である場合は、次の要件を満たすこと。

ア. 基準値1は、固有エネルギー消費効率が表1-1に示された基準を満たすこと、又は、固有エネルギー消費効率が表1-2に示された基準を満たし、かつ、初期照度補正制御、人感センサ制御、あかるさセンサ制御、調光制御等の省エネルギー効果の高い機能があること。
イ. 基準値2は、固有エネルギー消費効率が表1-2に示された基準を満たすこと。

【配慮事項】
表1-1 LED照明器具に係る固有エネルギ-効率の基準1（投光器及び防犯灯を除く。）の新設

調光制御の
追加

昼光色、昼白色、白色：基準値1 144 lm/W以上 ／ 温白色、電球色：102 lm/W以上
備考）ダウンライトかつ器具埋込寸法300mm以下 昼光色、昼白色、白色：114lm/W以上、温白色、電球色：
96lm/W以上 ／ 高天井器具のうち、昼光色、昼白色、白色：100lm/W以上→156lm/W以上

表1-2 LED照明器具に係る固有エネルギ-効率の基準2（投光器及び防犯等を除く。）の新設

基準値は
平成30年2月と昼光色、昼白色、白色：基準値1 120 lm/W以上 ／ 温白色、電球色：85 lm/W以上
変更なく、
今年度は
備考）ダウンライトかつ器具埋込寸法300mm以下 昼光色、
昼白色、
白色：95lm/W以上、温白色、基準2として電球色：80lm/W以上 ／ 高天井器具のうち、昼光色、昼白色、白色：130lm/W以上
位置付け新設されました。

各商品の判断の基 準と配 慮事項
LED照明器具判断の基準①投光器及び防犯灯を除くLED照明器具である場合は、次の要件を満たすこと。
ア. 基準値1は、固有エネルギー消費効率が表1-1に示された基準を満たすこと、又は、固有エネ
ルギー消費効率が表1-2に示された基準を満たし、かつ、初期照度補正制御、人感センサ制
御、あかるさセンサ制御、調光制御等の省エネルギー効果の高い機能があること。
イ. 基準値2は、固有エネルギー消費効率が表1-2に示された基準を満たすこと。
ウ. 演色性は平均演色評価数Raが80以上であること。ただし、ダウンライト及び高天井器具の場合は、平均演色評価数Raが70以上であること。
②投光器及び防犯灯である場合は、次の要件を満たすこと。
ア. 固有エネルギー消費効率が表2に示された基準を満たすこと。
イ. 演色性は平均演色評価数Raが70以上であること。
③LEDモジュール寿命は40,000時間以上であること。

④特定の化学 物質が含 有率基準値を超えないこと。また、当該化学 物質の含 有情報がウエブ
サイト等で容易に確認できること。
【配慮事項】①初期照度補正制御、人感センサ制御、あかるさセンサ制御等の省エネルギー効果の高い機能があること。
②分解が容易である等材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。
③使用される塗料は、有機溶剤及び臭気が可能な限り少ないものであること。
④製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
⑤包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。

24（2）の判断となります。
■電気用品安全法技術基準への適合可否について 電気用品安全法技術基準に適合しているか否かは下記（1）、固有エネルギー消費効率

昼光色
白

色

温白色
電球色

144 lm/W以上
102 lm/W以上

1「光源色」は、JIS Z 9112（蛍光ランプ・LEDの光源色及び演色性による区分）に規定する光源色の区分に準ずるものとする（表1-2及び表2において同じ。）。
2 昼光色、昼白色、白色、温白色及び電球色以外の光を発するものは、本 項の「LED照明 器 具」に含まれないものとする。
3 ダウンライトのうち、器具埋込穴寸法が300mm以下であって、光源色が昼光色、昼白色及び白色のものについては、固有エネルギー消費効率の基 準を114lm/ W以上、
温白色 及び 電 球 色のものについては、固有エネルギー
消費効率の基準を96lm/W以上とする。
4 高天井器具のうち、光源色が昼光色、昼白色及び白色のもの につ いては 、固 有エネルギー消 費 効 率 の 基 準を
156lm/W以上とする。

（注）（1）（一社）日本照明工業会規格JEL 801、
JEL 802又はJEL 803に適合する直管LEDランプ専用器具は技術基準に適合する。
（従来の蛍光ランプと物理的ないしは電気的互換性がないために安全性が確保できている）（2）G13など従来の直管蛍光ランプが取り付けられるソケットを持ち、そのソケットから給電する直管LEDランプ専用器具のうち、使用者がランプを取り付け、取り外しできるものは、安全性の確認がとれない限り電気用品安全法に不適合とする。
本件に関し、電気安全環境研究所（JET）では、以前よりG13口金などを使用し従来光源との互換性のあるLEDランプ、LED電灯器具のうち、
誤接続による危険を防止する機能の無いものについては技術基準に不適合と考え、S-JET認証等を実施していません。誤接続の危険性の有無
及び取り付け・取り外しができない構造などについては、JETに技術相談又は依頼試験によりご確認されることをお勧めします。

分類

GX16t-5口金電安法技術基準

口金・給電方法

別表第八1
（2）
ラ

G13口金で保持。
保持部から給電する。

不適合の恐れあり※使用者がランプを取り付け、取り外しできるもの。

直管LEDランプ
専用器具

G13口金

GX16t-5口金で保持。
保持部から給電する。
：JEL 801（注）

適 合

R4口金、
G13形状のピンで機械的保持。
保持部からは給電しない。
：JEL 802

適 合

GZ16口金で保持。
保持部から給電する。
：JEL 803

適 合その他専用口金（従来の蛍光ランプが取り付けられない口金）

適 合

110W蛍光ランプ用R17d口金で保持。
保持部から給電する。

不適合の恐れあり※使用者がランプを取り付け、取り外しできるもの。

給電端子側

R4口金

GZ16口金

給電端子側※既設の蛍光灯器具を直管LEDランプ用器具に改造する行為は、
電気用品安全法の対象外ですが、注意が必要。 ※適合品にはPSEマークがついています。

（注）JEL 801:一般照明用GX16t-5口金付直管LEDランプシステム、JEL 802:一般照明用R4口金付直管LEDランプシステム、JEL 803：GZ16口金付制御装置内蔵形直管LEDランプ（一般照明用）-第1部安全仕様
表1-2 LED照明器具に係る固有エネルギー消費効率の基準値2（投光器及び防犯灯を除く。）
光源色

固有エネルギー消費効率

E39口金付きHIDランプ代替としてLEDランプを採用する際の注意事項

昼光色
昼白色
白

色

温白色
電球色

120 lm/W以上

HIDランプ

代替・交換するLEDランプ

85 lm/W以上

1 ダウンライトのうち、器具埋込穴寸法が300mm以下であって、光源色が昼光色、昼白色及び白色のものについては、固有エネルギー消費効率の基準を95lm/W以上、温白色及び電球色のものについては、固有エネルギー消費効率の基準を80lm/W以上とする。
2 高天井器具のうち、光源色が昼光色、昼白色及び白色のもの につ いては 、固 有エネルギー消 費 効 率 の 基 準を
130lm/W以上とする。

※さまざまな種類のLEDランプが、既設のHID照明器具に取付けできる為安定器非内蔵形

制御装置非内蔵形

昼光色
昼白色
白

色

温白色
電球色

固有エネルギー消費効率
投光器

防犯灯

105 lm/W

80 lm/W

以上

90 lm/W
以上

以上

2）既存の照明器具等 注2）に適合していないLEDランプ等へ交換し不具合（感電・焼損・落下などの事故）が生じても、既 存 器 具の製 造事業者は、その責 任を負うことができません。
3）長 期 間使 用した照明 器 具 等 注 2）に、そのままLED
ランプを取り付けてさらに長 期 間 使 用するのは危険です。

表2 投光器及び防犯灯に係る固有エネルギー
消費効率の基準
光源色1）LEDランプへの交換は照明器具等 注2）との組合せの確認が必要です。

URL
安定器内蔵形（セルフバラストランプ）

制御装置内蔵形

http://www.jlma.or.jp/anzen/chui/pdf/
LED̲E39̲HIDlamp.pdf

注2）
ここでいう“照明器具等”は、制御装置非内蔵形LEDランプの場合、照明 器 具 又は制 御 装置の両 方を指す。

対象外

25

「水銀に関する水俣条約」の国内担保法による
国内市販ランプへの影響について
Ⅰ 一般照明用（1）の高圧水銀ランプを除き、現在市販されている蛍光ランプやHIDランプ（2）などの水銀使用ランプについては、
すでに
水銀含有量の基準をクリアするなど、規制対象の製品は存在しませんので、製造・輸出入禁止の規制を受けることはありません（3）。
Ⅱ 一般照明用の高圧水銀ランプにつきましては、
水銀含有量に関係なく、2020年12月31日以降、製造、輸出・入が禁止となりますので、メタルハライドランプ、
高圧ナトリウムランプ、LED 照明などへの計画的な切替えが必要です。
ただ、この規制は製造・輸出入を禁止するものであり、
一般照明用の高圧水銀ランプの継続使用、修理・交換のための使用（例えば、既に街路に設置されている街灯のランプを交換するような場合）
及びその販売を禁止するものではありません。

ランプの主な種類と水銀使用製品について
ランプは、下記のように主に白熱電球、ハロゲン電球、蛍光ランプ、低圧放電ランプ、HIDランプ及びLEDランプに分けられます
が、水銀を使用している、
所謂「水銀使用製品」
は、
蛍光ランプ、
低圧放電ランプ及びHIDランプが該当します。
ただ、これらの「水 銀使 用製品」すべてが 製 造、輸出・入 禁 止の規制を受けるわけではありません。表１に挙げた一定 以 上の水銀含有量を有するなどの「特定水銀使用製品」が 禁止対象になります。

PCB使用照明器具適正処理の推進（点検・判別、取扱い及び保管について）

2001年 6月 22日公布 7月15日 施行
2016年 5月 22日改正公布
大幅なポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法

改正（PCB特措法）

2016 年 8月 1日施行

法律の概要
１ PCB廃棄物処理基本計画の閣議決定（第6条）

２ 高濃度PCB廃棄物の処分、高濃度PCB
使用製品の廃棄の義務付け（第10条、第12条、第18条、第20条及び第33条）

北海道事業

３ 報告徴収・立入検査権限の強化

白熱電球

安定器等・汚染物＊（第24条及び第25条）

電球

水銀使用
ランプ

ハロゲン電球北海道（室蘭）・東京

４ 高濃度PCB廃棄物の処分に係る代執行（第13条）

事業エリア

2023年3月31日までに
処分を委託

蛍光ランプ

ランプ類

放電
ランプ

安定器等・汚染物＊

低圧放電
ランプ

HIDランプLED

北九州事業

北九州・大阪・豊田
事業エリア

2021年3月31日までに・高圧水銀ランプ・メタルハライドランプ
・高圧ナトリウムランプ

処分を委託

LEDランプ

注（1）「第二次答申」の中で、「一般照明用」とは「照度を確保するためのものであって、高演色用及び低温用その他特殊の用途にのみ用いられるもの以外のものをいう。」と定義されています。
また、右記URLを参照ください。 http://www.jlma.or.jp/kankyo/suigin/docs/suigin̲lamp̲youto.pdf
注（2） HIDランプとは、高圧水銀ランプ、
メタルハライドランプ及び高圧ナトリウムランプの総称です。
注（3） 日本照明工業会会員の製造販売するランプが対象で、会員外については把握していません。

PCB使用安定器を使用した照明器具（昭和32年1月〜昭和47年8月までに製造された、以下の器具の一部に使用）

表1 政省令におけるランプに関する「特定水銀使用製品」とその規制開始日

特定水銀使用製品

規制開始日

一般照明用のコンパクト形蛍光ランプ及び電球形蛍光ランプで、発光管一本当りの水銀の含有量が5mgを超えるもので、定格消費電力が30ワット以下のもの

2018年1月1日

一般照明用の直管形蛍光ランプのうち、次に掲げるもの(a) 一個当りの水銀の含有量が5mgを超えるもので、定格消費電力が60ワット未満のもののうち、3波長形の蛍光体を用いたもの(b) 一 個当りの水 銀の含 有量が10mgを超えるもので、定 格消費電 力が40ワット以下のもののうち、ハロりん酸塩を主成分とする蛍光体を用いたもの

2018年1月1日

一般照明用の高圧水銀ランプ※メタルハライドランプや高圧ナトリウムランプは規制対象にはなりません。

2020年12月31日

三菱電機照明・日立グローバルライフソリューションズ・GSユアサなど
2019 年以前 に既に 生産終了
■ 東芝ライテックなど
2020 年3月まで に 生産終了
■ パナソニック・岩崎電気・ホタルクス など
2020 年6月まで に 生産終了 あるいは 受注終了

26

蛍光灯器具

水銀灯器具

（オフィス・教室用等）

低圧ナトリウム灯器具（高天井用・道路用）（トンネル用）

蛍光灯器具は、磁気式安定器が対象です。インバータ（電子）式安定器には、PCBは使用されておりません。また、一般家庭用の蛍光灯器具にはPCBは使用されていません。

（一社）日本照明工業会の主な会員メーカーも水銀ランプの生産を終了します。
■＊小型電気機器の一部を除く

PCB使用安定器の判別方法○○蛍光灯安定器

型番 ASC1234 40W2灯用

まず、ラベルの内容を確認してください。 〒メーカー・種類・力率・製造年月など

61-12345 器具内用

200V 60Hz
0.44A 88W
二次電圧 29.5V
二次電流 0.42A
力率 0.85（高力率）
二次短絡 0.42A

フリッカレス

ランプ FLR40S
B1
B2

H
N

R2
B2

Y1
Y2

ランプ FLR40S○○○○電気株式会社（ロット）No581009

日本照明工業会のURLをご参照ください。

種類
力率（高力率）
製造年（またはロット番号）○○水銀灯安定器
型番ABC4321

低圧ナトリウム灯安定器
型番CAB2323〒 61-12345〒 61-12360

200V 50Hz 高力率200V 50Hz 高力率

2.2A 415 W 屋外用

0.55A 90W 屋外用

適合ランプ 400W×1

適合ランプ NX90W×1

結線図
製造年 ○○年（ブランド）○○○○株式会社

結線図
製造年 ○○年（ブランド）○○○○株式会社

日本照明工業会HPで確認する又はメーカー窓口へ問い合わせるhttp://www.jlma.or.jp/kankyo/pcb/index.htm
27

劣化診断チェックシート（誘導灯・非常用照明器具）

安全チェックシート（施設用照明器具）
LED器具

LED以外

●安全のために１年に１回は点検をおすすめいたします。
●下欄の安全点検項目について点検し、該当する場合は点検結果欄に○○

A1. 累積点灯時間が40,000時間以上である。

○○

A2. 使用期間が15年以上である。

○○

A3. こげくさい臭いがする。

○○

A4. 照明器具に発煙、油漏れなどの形跡がある。

○○

A5. 電線類に変色、硬化、ひび割れ、心線露出などがある。

○○

A6. 配線部品などに変色、
変形、
ひび割れ、
ガタツキ、
破損などがある。

○○

・LED照明器具でランプへ電源給電コネクタがある場合、その部位も確認。

○

○

B1.

○

○

B2. ランプを交換しても他のランプより極端に早く寿命になる。

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

・蛍光灯器具の場合、ランプも交換して確認。

○○

・LED照明器具の場合、光源の一部又は全体に暗い部分があるかを確認。

○○

B6. 点灯時にブレーカが動作することがある。

○

○

B7.

○

○

B8. 器具取付け部及びランプ取付け部に変形、ガタツキ、ゆるみなどがある。

○○

B9. ここ2，3年、故障による取替台数が増えている。

○○

B10. 本体、反射板などに極端な汚れ、又は変色がある。

○

○

○

○

B11. カバー・パネルなどに変色、変形、ひび割れなどがある。

○○

B12. 塗装面にふくれ、ひび割れがある、又はさびが出ている。

○○

B13. ねじなどに変色、さび、ひび割れ、破損などがある。

○○

B14. 指定外のランプを使用している。※○

C1. ランプの端部が極端に黒化している。
（LED照明器具を除く）○

C2. グロースタータ（点灯管）
が点滅を繰り返す。
（LED照明器具を除く）○

D1. 照明器具の近傍に燃えやすいものがある。

○

安全点検項目印を記入し、処置手順に従ってください。
点検 結果●劣化進行による不意の機能不良を避けるために法定点検とは別に1回／年の劣化診断をおすすめ致します。
●下欄の劣化診断チェック項目について診断し、該当する場合は診断結果に 印を記入し、処置手順に従ってください。

3. 器具に発煙、油漏れなどの形跡がある
4. 電線類にひび割れ・芯線露出がある
5. 配線部品などに変形・ひび割れ・ガタツキ・破損がある
1. 使用期間が8年以上
2. ランプが極端に早く寿命になる、または黒化する

使用期間が10年以上である。

4. 充電モニタ（緑色LED）が点灯していない （1）・蛍光灯器具の場合、黒化についても確認。

5. ここ2，3年、故障による交換台数が増えている

B3. ランプを交換しても点灯までに時間が長くかかる。

6. 本体、反射板の汚れは、掃除をしても取れない、または変色がある

・蛍光灯器具の場合、グロースタータも交換して確認。

7. 点検スイッチを操作しても非常点灯に切り替わらない （2）B4. ランプを交換してもちらつきが止まらないものがある。

8. 塗装面にふくれ、ひび割れなどがある、またはさびが出ている

・蛍光灯器具の場合、グロースタータも交換して確認。

1. 表示板の絵や矢印が判別しにくい（汚損・変形・破損がある）（3）B5. 他のランプより極端に暗いものがある。

印が ある場合は危 険な状態になっていることがあります。事 故 防止のため速やかに、新しい照明 器 具にお取り替えください。

可動部分（開閉箇所、調節箇所など）の動きが鈍い。

2. 表示板に著しい変色（黄変や緑地部分の脱色）がある （4）3. 蓄電池（バッテリー）に白い粉が出ている （5）印が ある場 合は、新しい部品に交換をしてください。

4. 蓄電池（バッテリー）の使用期間は6年以上
5. ランプの端部が極端に黒化している
6. グロースタータ（点灯管）が点滅を繰り返す

注（1）、（2）電池内蔵形の器具が対象です。
蓄電池（バッテリー）、
ランプの異常も考えられますので、蓄電池、ランプを交換するか、もしくは問題がないかの確認を専門家にご相談ください。
（3）、（4）避難口・通路誘導灯器具が対象です。表示板は、6〜10年が交換の目安です。
（5）蓄電池（バッテリー）は、4〜6年が交換の目安です。
上記の劣化診断チェック項目以外でも不具合があれば、ご購入した販売店・工事店・メーカーなどの専門家にご相談ください。

・LED照明器具の場合、LED発光部も確認。

鋼製照明用ポール診断チェックシート※指定のランプにお取り替えください。
印のものは、新しいものに交換してください。
印がある場合は、速やかに取り除いてください。

●安全のために1年に1回は点検をおすすめいたします。
●下欄の安全点検項目について点検し、該当する場合は点検結果欄に

場 所

点検日

点検部位

般

LED器具

白熱・蛍光灯○○A1. スイッチを入れても、時々点灯しないときがある。

○○

A2. プラグ、コード、又は本体を動かすと点滅する。

○○

A3. プラグ、コードなどが異常に熱い。

○○

A4. こげくさい臭いがする。

○○

A5. 点灯時にブレーカが動作することがある。

○○

A6. コード、
ソケット及び配線部品に傷み、ひび割れ、又は変形がある。

○○

B1. 購入後、10年以上経過している。

○○

B2. 点灯するまで時間がかかる。※○○

B3. 極端に明るさが低下している。※○○

B4. ちらつきが頻繁に生じる。※○○

B5. カバー、パネルなどに変色、変形、ひび割れなどがある。

○○

B6. 塗装面にふくれ又はひび割れがある、もしくはさびが出ている。

○○

B7. 器具取付け部及びランプ取り付け部に変形、ガタツキ、ゆるみなどがある。※

安全点検項目

点検年月

B8. 点灯しているLEDの色味が変化してきた。※○

C1. ランプの端部が極端に黒化している。

○

C2. グロースタータ（点灯管）が点滅を繰り返す。

印を記入し、処置手順に従ってください。
点検 結果

D1. 照明器具の近傍に燃えやすいものがある。

●上記点検項目以外でも不具合があれば、ご購入した販売店・工事店・メーカーなどの専門家にご相談ください。

28

印が ある場合は、劣化が進んでいることがあります。
新しい 器 具に交 換するか、もし くは 専 門 家 に ご 相 談ください。

3. ランプモニタ（赤色LED）が点滅または点灯している

安全チェックシート（住宅用照明器具）○

印が ある場合は、劣化が進 んでいます。不意の 機 能
不良を避けるために器具の交換をしてください。

2. こげたような臭いがする

全

○

処置手順

診断 年月

1. 使用期間が15年以上印がある場合は危険な状 態 に なって い ま す 。事 故防 止のため直 ちに使 用を中止し 、新しい 照 明 器 具 に
お 取り替えくだ さい 。

●上記点検項目以外でも不具合があれば、ご購入した販売店・工事店・メーカーなどの専門家にご相談ください。
●専門家の方が点検される場合はホームページに掲載の安全チェックシート（詳細版）をご使用ください。

○

診断 結果

劣化 診 断チェック項 目

処置手順

点検年月

柱脚部

処置手順

印がある場合は危険な 状 態 に なって いま す 。
事故防止のため直ちに使用 を 中止し 、新しい 器 具にお取り替えください。

印がある場合は危険な状 態になっていることがありま す 。事 故 防 止 のため速やかに新しい器具にお取り替えください。
※ランプ使用器具の場合
は、ランプを交換して、ご確認ください。
印のものは新しいものに交換してください。
印が ある場合は速やかに取り除いてください。

開口部

ポール内面

（開口部から柱脚部）

チェック項目

管理番号①

著しい傾き、曲がり、凹み、変形の有無②

塗装の傷・劣化の有無

③

発錆の有無

④

孔開きの有無①ボルト、ナットの緩みの有無②

基礎部（コンクリート）のクラックの有無③

柱脚部のクラック有無④

アンカーボルト、ナットの変形の有無⑤

ベースプレートの変形の有無

⑥

発錆の有無

①

蓋の着脱の可否②

パッキンの劣化の有無③

開口部の・溶接部のクラックの有無④

開口部の発錆の有無①

ポール開口部内面の著しい発錆の有無②

肉厚の減少の有無③

ポール内面の水の有無

灯具取付部・Y分岐部 ①
アーム接続部・継手部 ②

管 轄

ボルト、ナットの緩みの有無
溶接部、その他のクラックの有無
設置年月
備

記入記号

××：非常に有り

×：有り

考

：なし

鋼製照明用ポールの点検結果に対する処理手順はホームページ（下記）を参照ください。
詳細はホームページ（https://jlma.or.jp/anzen/pdf/JLA1018koukanshoumei̲pole̲cs.pdf）「 照明器具のリニューアル」内の該当するチェックシートを参照ください。
29

安全チェックシート（施設 用LED照明器具 詳細版）
● 3年に1度、専門家による安全チェックシート（詳細版）による点検を受けてください。
（ HID照明器具に相当するLED照明器具も含む）
点検 結果
分

安 全 点 検 項目

類

使用期間

特殊環境

D

2. 15年以上、又は累積点灯時間が40,000時間以上である。

A

3. 温度： 照明器具周囲温度が35℃を超えている。

C

4. 雨水： 照明器具に雨水がかかる。

C

5. 湿度： 浴室など照明器具周辺の湿度が85%RHを超えている。

C

6. 粉じん： 精糖工場など粉じんが多い。

C

7.

C

腐食性ガス： 化学薬品工場、温泉など腐食性ガスが発生する。

8. 可燃性ガス： 石油化学工場など可燃性ガスが発生する。

C

9. 風： 軒下など照明器具が風の影響を受ける。
（屋外用を除く）

C

灯体

可動部分の動作

電線

共 通

照明器具本体
・
部品

端子台

スイッチ類
ねじ類

パッキン、ブッシング、
張力止め、ランプサポート

12. 雷の影響で消灯、又は点滅したことがある。

D

1.

D

2. 点さび（点状のさび）、変色、ふくれ、又はひび割れが見られる。

D

3. 塗装面の塗膜剥離、又は腐食が著しい。

A

4. 取付け部に変形、ガタツキ、ゆるみなどがある。

B

5. 照明器具内部に浸水、又は浸水跡がある。

C

6. 変色、さび、変形、破損などがある。

B

7.

照明器具が傾くなど、正常に取付けられていない。

B

8. 可動部分（開閉箇所、調整箇所など）の動きが悪い。

B

9. 可動部分にさびが発生している。

B

10. 硬化、又は変色が見られる。

A

11. ひび割れ、又は心線露出が見られる。

A

12. 変形、又は変色が見られる。

B

13. 破損、又はひび割れが見られる。

B

14. 接触（端子）部分に変色、又はさびがある｡

B

15. 接触（端子）部分が黒くこげたようになっている。

A

16. 外郭材料に変色、ひび割れ、破損、こげ跡、熱変形などがある。

A

17. 誤動作したり、スイッチを入れても点灯しないものがある。

B

18. ねじなどに変色、さび、ひび割れ、破損などがある。

B

19. ねじにゆるみがある。

D

20. 変色、硬化、又はひび割れがみられる。又は、破損している。

B

21.

分岐回路の絶縁抵抗が0.2MΩ未満（150V超過）、又は0.1MΩ未満（150V以下)である｡

B

22.

照明器具単体（電源一括と非充電金属部間）の絶縁抵抗が30MΩ未満である。

A

電気的特性

その他

30

1.

ソケット及びコネクタ（交換形の場合）

23. こげ臭いにおいがする。

A

24. 発煙の跡がある。

A

25. 照明器具の近傍に燃えやすいものがある。

C

発光部

照明器具本体
・
部品

ケース

口出し線

電気的特性

使用期間
光電式自動点滅器

カバー

C

安全点検項目類

C

11. 油煙： 鋳造工場、金属加工工場など照明器具が油煙の影響を受ける。

清掃しても汚れが落ちない。

分

制御装置

取付け金具類

工場など照明器具が振動の影響を受ける。または、ホイストクレーンやボールが当たる等の衝撃の影響を受ける。

点検 結果

処理
手順

10年以上、又は累積点灯時間が30,000時間以上である。

1.

10. 振動・衝撃：

雷害

該当
しない

印がある場合は、処理手順に従ってください。

光源近傍

使 用状況
・
環境

該当
する

● 点検結果の（該当する）の欄に

該当
しない

処理
手順
B

接触（端子）部分に変色、又はさびがある｡

2. 接触（端子）部分が黒くこげたようになっている。

A

3. 外郭材料に変色、ひび割れ、破損、こげ跡、熱変形などがある。

A

4.

接続部ソケットの接触子、ばねなどが劣化している。
又は、可動部の動きが悪い。

B

5. ランプの固定が悪く、ぐらついている。

B

1.

A

発光部周辺にほこりやごみがある。

2. 発光部の一部又は全体の色味が変化している。

D

3. 発光部の一部又は全体が暗い。

D

4. 発光部の一部又は全体がちらついている。

D

5. 短時間で点灯不能となる。
（点灯寿命が短い）B

6. 発光部を交換しても正常に点灯しないものがある｡

B

7.

D

発光部を交換しても点灯するまでに時間が長くかかるものがある。

8. 発光部を交換しても他のランプより極端に暗いものがある｡

D

9. 指定外のランプを使用している。

B

1.

B

熱による変色が見られる。

2. さびの発生が見られる。

B

3. 内部の充填物などが流出している。

B

4. 変形、又は破損が見られる。

A

5. 硬化、又は変色が見られる。

B

6. ひび割れ、又は心線露出が見られる。

B

7.

LED電源装置単体（電源一括と非充電金属部間）の絶縁抵抗が30MΩ未満である。

B

1.

4年以上使用している。
（1P形（一般形））

B
B

2. 8年以上使用している。
（1L形、2形、3形（長寿命形））
3.

状態、動作

該当
する

透光性カバーなど、表面に異常発熱、焼けた形跡、クラック、又は変形がある。

A

4. 昼間に点灯している。又は、夜間もしくは遮光袋で覆っても点灯しない。

B

5. 内部に浸水した形跡がある。

A

6. 口出し線に変色、硬化、ひび割れ、心線露出などがある。

A

7.

C

取付け姿勢が正常でない。

処理手順

A
照 明 器 具 の 劣化 が すすみ 、
危険な状態になっています。
事故防止のため直ちに使 用を 中止し 、新しい 照 明 器 具にお取り替えください。

B
部品の一部の劣化がすすみ、危険な状態になっています。
部 品 交 換 をしてくだ さ い 。
（複数個ある場合は、新しい照明 器 具への取り替えをお勧めします）

C
照明器 具が使 用環 境に適しておらず、危険な状態になっています。
事故防止のため使 用を中止
し 、使 用 環 境 に適した 照 明
器具にお取り替えください。

D
照 明 器 具 の 劣化 が すすみ 、
危険な状態に至る可能性があります。
今後は1年に1度、安全チェックシート（詳 細 版）による点検を実施してください。

31http://www.jlma.or.jp/shisetsu̲renew/index.html

照明器具のリニューアルの重要性を数値
データをまじえてご紹介。
照明器具のリニューアルをわかりやすい
Q&A形式でご紹介。
照明器具の取り替え時がすぐわかる便利なチェックシートがダウンロードできます。

・安全チェックシート（住宅用照明器具）
・安全チェックシート（施設用照明器具）
・安全チェックシート（施設用蛍光灯器具 詳細版）
・安全チェックシート（施設用LED照明器具 詳細版）
・安全チェックシート（HID照明器具 詳細版）
・劣化診断チェックシート（誘導灯・非常用照明器具）
・鋼製照明用ポール診断チェックシート
・安全チェックシート（一般用昇降装置） etc

LED照明リニューアル事例

古い設備を最新のLED器具にリニュー
アルした事例をご紹介。

これまでの刊行物・パンフレットのPDF
データがダウンロードできます。

新しいあかりで 、
低炭素社会へ。

〒110-0016 東京都台東区台東4-11-4 三井住友銀行御徒町ビル8F

電話：
（03）
6803-0501（代） FAX：（03）6803-0064

https://www.jlma.or.jp/

JLA 1029 I
2020年 3月