新規事項は下線部＜福島第一原子力発電所プラント状況等のお知らせ＞（日報：平成 25 年４月７日 午後３時現在）
平 成 25 年 ４ 月 ７ 日
東京電力株式会社
福島第一原子力発電所
福島第一原子力発電所は全号機（１～６号機）停止しています。
１号機（廃止）・ 平成 23 年３月 12 日午後３時 36 分頃、直下型の大きな揺れが発生し、１号機付近で大きな音があり白煙が発生しました。水素爆発を起こした可能性が考えられます。
・ 平成 23 年３月 25 日午後３時 37 分より原子炉への淡水の注入を開始し、現在は外部電源から受電した電動ポンプで淡水の注入を行っています。
・ 平成 23 年 12 月 10 日午前 10 時 11 分、給水系配管からの注水に加え、炉心スプレイ系注水配管から原子炉への注水を開始しました。
現在の注水量は給水系配管から約 2.4ｍ ３ ／時、炉心スプレイ系注水配管から約 1.9ｍ ３ ／時です。
・ 平成 23 年４月７日午前１時 31 分、原子炉格納容器内へ窒素ガスの注入を開始しました。
・ 平成 23 年８月 10 日午前 11 時 22 分、使用済燃料プール冷却浄化系の代替冷却装置によるプール水の循環冷却を開始しました。
・ 平成 23 年 11 月 30 日午後４時４分、原子炉圧力容器へ窒素封入操作を開始しました。
・ 平成 23 年 12 月 19 日午後６時、原子炉格納容器ガス管理システムの本格運用を開始しました。
・ 平成 25 年４月２日午前９時 59 分、サプレッションチェンバにおける残留水素の排出および、サプレッションチェンバ内の水の放射線分解による影響を確認するため、窒素ガス封入を開始しました。
２号機（廃止）・ 平成 23 年３月 15 日午前６時頃に圧力抑制室付近で異音が発生、同室の圧力が低下しました。
・ 平成 23 年３月 26 日午前 10 時 10 分より原子炉への淡水の注入を開始し、現在は外部電源から受電した電動ポンプで淡水の注入を行っています。
・ 平成 23 年９月 14 日午後２時 59 分、給水系配管からの注水に加え、炉心スプレイ系注水配管から原子炉への注水を開始しました。
現在の注水量は給水系配管から約 1.9ｍ３／時、炉心スプレイ系注水配管から約 3.5ｍ３／時です。
・ 平成 23 年５月 31 日午後５時 21 分、使用済燃料プール冷却浄化系の代替冷却装置によるプール水の循環冷却を開始しました。
・ 平成 23 年６月 28 日午後８時６分、原子炉格納容器内へ窒素ガスの注入を開始しました。
・ 平成 23 年 10 月 28 日午後６時、原子炉格納容器ガス管理システムの本格運用を開始しました。
・ 平成 23 年 12 月１日午前 10 時 46 分、原子炉圧力容器へ窒素封入操作を開始しました。
・ 平成 25 年４月１日午前０時、原子炉建屋排気設備の調整運転において異常が見られないことから、本格運用に移行しました。
３号機（廃止）・ 平成 23 年３月 14 日午前 11 時１分頃、１号機同様大きな音とともに白煙が発生したことから、水素爆発を起こした可能性が考えられます。
・ 平成 23 年３月 25 日午後６時２分より原子炉への淡水の注入を開始し、現在は外部電源から受電した電動ポンプで淡水の注入を行っています。
・ 平成 23 年９月１日午後２時 58 分、給水系配管からの注水に加え、炉心スプレイ系注水配管から原子炉への注水を開始しました。
現在の注水量は給水系配管から約 1.9ｍ ３ ／時、炉心スプレイ系注水配管から約 3.5ｍ ３ ／時です。

1

・ 平成 23 年６月 30 日午後７時 47 分、使用済燃料プール冷却浄化系の代替冷却装置によるプール水の循環冷却を開始しました。
・ 平成 23 年７月 14 日午後８時１分、原子炉格納容器内へ窒素ガスの注入を開始しました。
・ 平成 23 年 11 月 30 日午後４時 26 分、原子炉圧力容器へ窒素封入操作を開始しました。
・ 平成 24 年３月 14 日午後７時、原子炉格納容器ガス管理システムの本格運用を開始しました。
４号機（廃止）・ 平成 23 年３月 15 日午前６時頃、大きな音が発生し、原子炉建屋５階屋根付近に損傷を確認しました。
・ 平成 23 年７月 31 日午後０時 44 分、使用済燃料プール冷却浄化系の代替冷却装置によるプール水の循環冷却を開始しました。
５号機（定期検査で停止中）
・ 安全上の問題がない原子炉水位を確保しています。
・ 平成 23 年３月 19 日午前５時、残留熱除去系ポンプを起動し、使用済燃料プールの冷却を開始しました。
・ 平成 23 年７月 15 日午後２時 45 分、残留熱除去海水系ポンプ(Ｂ系)による残留熱除去系（Ｂ系）の運転を開始しました。
・ 平成 24 年５月 29 日午前 10 時 33 分、これまで機器ハッチを開口することにより行っていた原
子炉格納容器内の排気について、原子炉格納容器内より直接行うため、震災以降停止していた原子炉格納容器排気ファンを起動しました。その後、影響は確認されなかったことから平成 24
年６月１日午前 10 時 30 分、連続運転を開始しました。
・ 平成 24 年８月 29 日午後１時、補機冷却海水系ポンプ（Ａ）の復旧作業が完了し、本格運用を開始しました。これにより３台の補機冷却海水系ポンプが復旧しました。
・ 残留熱除去海水系ポンプ（Ａ）および（Ｃ）の復旧作業が完了し、平成 24 年８月 30 日午前 11時 33 分、残留熱除去系（Ａ）を起動しました。運転状態に異常がないことから、残留熱除去系（Ａ）の本格運用を開始しました。これにより、本設の残留熱除去系はＡ系とＢ系の両系統が復旧しました。
・ ５号機原子炉建屋天井部については、平成 23 年３月 18 日に水素爆発の防止を目的として穴を開けていますが、現在５号機は冷温停止が維持されていて、プラントの状態も安定していることから、建屋の気密性維持を目的に、平成 25 年３月 16 日よりその穴を塞ぐ作業を開始しました。３月 19 日午後１時に当該閉止を実施完了しました。４月５日午後３時３分から午後３時
37 分に気密性確認を行い、異常がないことを確認しました。
６号機（定期検査で停止中）
・ 安全上の問題がない原子炉水位を確保しています。
・ 平成 23 年３月19 日午後10 時14 分、残留熱除去系ポンプを起動し、使用済燃料プールの冷却を開始しました。
・ 平成 23 年９月 15 日午後２時 33 分、原子炉は残留熱除去系、使用済燃料プールは補機冷却系および燃料プール冷却系、各々の系統による冷却を開始しました。
・ 平成 24 年５月 15 日午後２時 20 分、これまで機器ハッチを開口することにより行っていた原
子炉格納容器内の排気について、原子炉格納容器内より直接行うため、震災以降停止していた原子炉格納容器排気ファンを起動しました。その後、影響は確認されなかったことから平成 24
年５月 18 日午後２時 12 分、連続運転を開始しました。
その他
・ 平成 23 年６月 13 日午前 10 時頃、２、３号機スクリーンエリアに設置した循環型海水浄化装置の運転を開始しました。

2

・ 平成 23 年６月 17 日午後８時、水処理設備において滞留水の処理を開始しました。また、７月２日午後６時、水処理設備による処理水を、バッファタンクを経由して原子炉へ注水する循環注水冷却を開始しました。
・ 平成 23 年８月 19 日午後７時 41 分、セシウム吸着装置から除染装置へのラインと第二セシウム吸着装置の処理ラインの並列運転による滞留水の処理を開始しました。
・ 平成 23 年 10 月７日午後２時６分、伐採木の自然発火防止や粉塵の飛散防止を目的とした構内散水を、５、６号機滞留水浄化後の水を利用し、開始しました。
・ 地下水による海洋汚染拡大防止を目的として、平成 23 年 10 月 28 日、１～４号機の既設護岸の前面に海側遮水壁の設置に関する工事に着手しました。
・ 平成 23 年 12 月 13 日午後０時 25 分、淡水化装置（逆浸透膜式）において、淡水化処理後の濃縮水発生量の抑制を目的とした、再循環運転による運用を開始しました。
・ 所内共通ディーゼル発電機（Ｂ）については、これまで復旧作業を進めてきましたが、平成 24
年 12 月 26 日午前 0 時、所内共通ディーゼル発電機（Ａ）に加えて、保安規定第 131 条に定める異常時の措置の活動を行うために必要な所内共通ディーゼル発電機として運用開始しました。
・ 淡水化処理設備（RO）で処理後の濃縮塩水については、これまで処理水（濃縮塩水）受タンクに一時貯水していましたが、平成 25 年１月８日午前 10 時 22 分、新たに設置した地下貯水槽へ移送を開始しました。今後も計画的に移送を実施する予定です。
・ 平成 25 年３月 22 日午後２時 16 分、３号機タービン建屋地下から集中廃棄物処理施設（雑固体廃棄物減容処理建屋［高温焼却炉建屋］）へ溜まり水の移送を開始しました。
・ 平成 25 年４月５日午前 10 時 29 分から４月６日午後５時 53 分まで、２号機タービン建屋地下から集中廃棄物処理施設（雑固体廃棄物減容処理建屋［高温焼却炉建屋］）へ溜まり水の移送を実施しました。
・ 平成 25 年４月６日午後６時 43 分、２号機タービン建屋地下から３号機タービン建屋地下への溜まり水の移送を開始しました。
・ 平成 25 年４月５日午後２時 27 分頃、電源関係の動力盤故障警報が発生し、３号機使用済燃料プール代替冷却システムが停止していることを確認しました。同日午後３時 50 分から午後４時に影響を受けた電源設備の絶縁抵抗測定を開始し、異常のないことを確認しました。午後４時
16 分より、同システムの運転再開操作を開始しました。なお、本事象は、３月 18 日の停電事故の対策として、同システム動力盤の小動物防止対策工事（侵入防止網の設置）を行っていたことから、工事中に地絡を起こした可能性が高いと思われます。
その後、午後４時 55 分に同システムの二次系を起動、午後５時に同システムの二次系冷却塔を起動し、午後５時 20 分に同システムの一次系を起動し同システムの運転を再開しました。運転再開後の運転状態に異常はありません。運転再開後（４月５日午後６時 10 分）の使用済燃料プール水温度は 15.2℃であり、運転上の制限値 65℃に対して十分余裕がありプール水温度管理上問題はありません。
・ 平成 25 年４月３日に発電所構内に設置した地下貯水槽 No.２において、貯水槽の内側に設置された防水シート（地下貯水槽は三重シート構造となっている）の貯水槽の一番外側のシート（ベントナイトシート）と地盤の間に溜まっていた水を分析した結果、101Bq/cm3 オーダーの放射能を検出しました。そのため、４月５日、一番外側のシート（ベントナイトシート）と内側のシート（二重遮水シート）の間に溜まっている水の分析を行ったところ、放射能を検出しました。
検出された全β放射能濃度は、約 5.9×103Bq/cm3 です。なお、付近に排水溝がないことから、海への流出の可能性はないと考えています。
４月６日午前５時 43 分、地下貯水槽 No.２に貯水してある水について、本設ポンプ１台で地下貯水槽 No.１への移送を開始しました。
本件については、漏えい量が約 120m3、全γ放射能濃度が約 1.5×10０Bq/cm3、全β放射能濃度が約 5.9×10３Bq/cm3 であったことから、漏えいしたγ線放射能量が約 1.8×10８Bq、β線放射能量が約 7.1×1011Bq と推定しているが、詳細については調査を行っているところです。
その後、仮設ポンプ３台を追加し、仮設移送ラインに異常がないことから、同日午前９時 38分、地下貯水槽 No.２から地下貯水槽 No.１への移送を開始しました。

3

さらに、仮設ポンプ１台を追加するため、移送を行っている本設ポンプ１台を除く仮設ポンプ３台の運転を、同日午後０時 27 分、一時停止しました。その後、追加した仮設ポンプの仮設配管に異常がないことから、同日午後０時 52 分に地下貯水槽 No.２から地下貯水槽 No.１への移送を開始しました。また、先に停止した仮設ポンプ３台については、同日午後０時 57 分に地下貯水槽 No.２から地下貯水槽 No.１への移送を開始しました。
本設設備による移送を地下貯水槽 No.6 へ切り替えるため、同日午後３時 33 分に地下貯水槽No.1 への移送を停止しました。同日午後４時 10 分、地下貯水槽 No.2 から地下貯水槽 No.6 への移送を開始しました。なお、仮設ポンプによる地下貯水槽 NO.1 への移送は継続しています。
４月６日、地下貯水槽において、サンプリングを実施しており、その結果は以下の通りです。
［地下貯水槽 NO.1：ドレン孔水（４月６日午前９時 15 分採取）］
［分析結果］
・全ベータ：6.9×10^-2Bq/cm3（検出限界値：3.3×10^-2Bq/cm3）
・塩素濃度：13ppm［地下貯水槽 NO.2：漏えい検知孔水 北東側（４月６日午後１時 56 分採取）］
［分析結果］
・全ベータ：6.9×10^3Bq/cm3（検出限界値：3.1×10^0Bq/cm3）
・塩素濃度：500ppm［地下貯水槽 NO.2：漏えい検知孔水 南西側（４月６日午後２時 17 分）］※分析に必要となる試料量を採取できなかったため、欠測。
［地下貯水槽 NO.2：ドレン孔水 南西側（４月６日午前９時 20 分採取）］
［分析結果］
・全ベータ：4.8×10^-2Bq/cm3（検出限界値：3.3×10^-2Bq/cm3）
・塩素濃度：8ppm［地下貯水槽 NO.2：ドレン孔水 北東側（４月６日午前９時 25 分採取）］
［分析結果］
・全ベータ：4.3×10^1Bq/cm3（検出限界値：3.3×10^-2Bq/cm3）
・塩素濃度：14ppm［地下貯水槽 NO.3：ドレン孔水 （４月６日午前９時 30 分採取）］
［分析結果］
・全ベータ：1.1×10^-1Bq/cm3（検出限界値：3.3×10^-2Bq/cm3）
・塩素濃度：10ppm［地下貯水槽 NO.4：ドレン孔水 （４月６日午前９時 45 分採取）］
［分析結果］
・全ベータ：検出限界未満（検出限界値：3.3×10^-2Bq/cm3）
・塩素濃度：9ppm
同日、地下貯水槽 NO.2 の東に隣接する地下貯水槽 NO.3 の漏えい検知孔水についてサンプリングを実施しており、その結果は以下の通りです。
［地下貯水槽 N0.3：漏えい検知孔水 北東側（４月６日午後９時 50 分採取）］
［分析結果］
・全ベータ：1.8×10^-1Bq/cm3（検出限界値：3.1×10^-2Bq/cm3）
・塩素濃度：１ppm 以下

4

［地下貯水槽 N0.3：漏えい検知孔水 南西側（４月６日午後 10 時 20 分採取）］
［分析結果］
・全ベータ：1.8×10^3Bq/cm3（検出限界値：3.1×10^0Bq/cm3）
・塩素濃度：350ppm
地下貯水槽 NO.3 の水位について監視強化を行うとともに、漏えい箇所を調査するため、４月７日、地下貯水槽 NO.3 のドレン孔水（南西側）および漏えい検知孔水（南西側）についてサンプリングを実施しており、その結果は以下の通りです。
［地下貯水槽 NO.3：ドレン孔水 南西側（４月７日午前３時 15 分採取）］
［分析結果］
・全ベータ：4.5×10^-2 Bq/cm3（検出限界値：3.2×10^-2 Bq/cm3）
・塩素濃度：１ppm［地下貯水槽 NO.3：漏えい検知孔水 南西側（４月７日午前３時 45 分採取）］
［分析結果］
・全ベータ：2.2×10^3 Bq/cm3（検出限界値：3.2×10^0 Bq/cm3）
・塩素濃度：380ppm
サンプリングの結果、地下貯水槽 NO.3 の漏えい検知孔水およびドレン孔水において、全ベータ核種が検出されたことから、地下貯水槽 NO.3 の水位低下はないものの、一番外側のシート（ベントナイトシート）から外部へわずかな漏えいのおそれがあるものと判断しました。
同日、地下貯水槽 NO.3 のドレン孔水（北東側）および漏えい検知孔水（南西側：バキューム方式※により実施）についてサンプリングを実施しており、その結果は以下の通りです。
［地下貯水槽 NO.3：ドレン孔水 北東側（４月７日午前３時 20 分採取）］
［分析結果］
・全ベータ：検出限界値未満（検出限界値：3.2×10^-2 Bq/cm3）
・塩素濃度：10ppm［地下貯水槽 NO.3：漏えい検知孔水 南西側（４月７日午前４時 15 分採取）］
［分析結果］
・全ベータ：2.1×10^3 Bq/cm3（検出限界値：3.2×10^0 Bq/cm3）
・塩素濃度：380ppm
地下貯水槽 NO.3 漏えい検知孔水（南西側）については、同日午前３時 45 分のサンプリング結果と同程度の塩素および全ベータ核種が検出されました。
※バキューム方式：吸引機を使用し、ホースを垂らして吸引する方法

以 上5