机型: R3-WT4B
远程 I/O R3 系列

选配规格

电量输入模块

◆涂层（详细内容请参照公司网页）/C01: 硅涂层/C02: 聚氨酯涂层/C03: 橡胶涂层(4路、夹合式交流电流传感器CLSB用)
52.5

相关产品
130109（mm）

・组态软件（机型: R3CON）
可通过组态软件进行设定。
可从本公司的网站下载组态软件。
注）此软件的运作状况是在日文版与英文版OS上确认的。
・夹合式交流电流传感器（机型: CLSB－05）
・夹合式交流电流传感器（机型: CLSB－10）（本产品要与传感器组合使用，请预备与所用通道数相同数
量的传感器。）

机型: R3－WT4B①②③④
机器规格订货时的指定事项・机型代码: R3－WT4B①②③④①～④在下列代码中选择。
（例如: R3－WT4B11W/Q）・选配规格（例如: /C01）

输入点数
4B: 4点输入（传感器机型: CLSB）①类型
1: 三相3线制
2: 单相2线制
3: 单相3线制②输入信号（非平衡电路用）
1: 110V/50A AC
2: 110V/100A AC
5: 220V/50A AC
6: 220V/100A AC
A: 200V/50A AC（只限于单相3线制）
B: 200V/100A AC（只限于单相3线制）

③通信方式
S: 单路
W: 双路

④附加代码

连接方式
・内部通信总线: 连接到底座 (机型: R3－BS□) 上・输入信号: M3.5螺丝端子连接 (紧固扭矩为0.8N·m)
・内部电源: 由底座 (机型: R3－BS□) 提供
压接端子: 请参照「适用压接端子」图
(不能使用带绝缘套的压接端子)・适用电缆线: 0.3～0.75mm2端子螺丝材质: 铁表面镀镍隔离: 传感器磁芯－传感器输出・电流输入・内部通信总线・
内部电源－电压输入间
检测方法: 时分乘DIP开关的设定:・测量要素・运算方法・累计复位・其它详细内容请参照使用说明书。
RUN显示灯: 红/绿2色LED
第1内部通信总线正常时，亮红色灯
第2内部通信总线正常时，亮绿色灯
第1和第2内部通信总线均正常工作时，亮橙色灯 (红色和绿色同时亮，变为橙色)
ERR显示灯: 红/绿2色LED输入发生异常时，亮红色灯
正常工作时，亮绿色灯
通电定时器: 接通电源后，约10秒钟才开始进行转换
下限截止功能: 输入值为2%以下时，转换数据为0%（可用R3CON进行设定）■适用压接端子(M3.5螺丝) 单位:mm
3.5max◆选配规格
未填写：无选配规格/Q：选配规格（请从选配规格之项另行选择）

6min7max

ø 3.7

14.5max

R3-WT4B规格书

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

CS-8384 Rev.6 Page 1/8

机型: R3-WT4B
输入规格
频率: 50或60Hz●电压侧工作范围: 额定电压的0～120%
过载能力: 额定电压的1.5倍 (10秒)、额定电压的1.2倍 (可连续工作)●电流侧
CLSB－05: 0～50A
CLSB－10: 0～100A
工作范围: 额定电流的0～115%
注）要在440V以下的电路使用。
■有功功率输入范围一次侧的额定电量〔W〕÷{（VT比）×（额定电流）}
外接VT时，请选择适当的VT比，使上述计算式得出的值在下
表中的输入范围内。

转换数据: 16bit/32bit
数据占有区: 可选择4、8、16
消耗电流: 150mA输入响应时间: 2s以下（0～100%±1%）
绝缘电阻: 100MΩ以上/500V DC
隔离强度:
电压输入－电流输入・内部通信总线・内部电源间
2000V AC 1分钟
供电电源－FG间（通过电源模块隔离）
2000V AC 1分钟

●单相 2 线输入（AC）

输入范围

110V/50A
110V/100A
220V/50A
220V/100A±5500W±11000W±11000W±22000W

输入载荷 VA电压侧
0.2/ 相0.4/ 相●单相 3 线输入（AC）

输入范围

200V/50A
200V/100A±10000W±20000W

输入载荷 VA电压侧
0.2/ 相●三相 3 线输入（AC）

输入范围

110V/50A
110V/100A
220V/50A
220V/100A±9526W±19050W±19050W±38110W

输入载荷 VA电压侧
0.2/ 相0.4/ 相设置规格
使用温度范围: -10～+55℃
使用湿度范围: 30～90%RH (无冷凝)使用大气条件: 无腐蚀性气体和严重尘埃安装: 安装在底座 (机型: R3－BS□) 上
重量: 约350g

性能精度（包括温度、频率的影响）
・有功功率: ±2%（与传感器组合使用时，要加算传感器的精度）
・电量: ±2%（与传感器组合使用时，要加算传感器的精度）
・温度影响: 23±10℃・频率影响: 45～65Hz
外部磁场影响: ±0.5%（400A/m）
转换速度: 100ms
R3-WT4B规格书

MG CO., LTD.
www.mgco.jpCS-8384 Rev.6 Page 2/8

机型: R3-WT4B
面板图
■正视图■右视图①ERR显示灯AB
1122

334455667788991010②RUN显示灯③DIP开关
SW2SW34321ON8765432
1SW187654321ON

输入信号 2（SW1）或输入信号 4（SW2）输入信号 1（SW1）或输入信号 3（SW2）
ON数据传输
测量要素 A/B/C地

址nn＋1n＋2n＋3n＋4n＋5n＋6n＋7n＋8n＋9n ＋ 10n ＋ 11n ＋ 12n ＋ 13n ＋ 14n ＋ 15
设定 SW3-3/SW3-4
显示 R3CON Type
R3 － N □□的数据占有区的设定例（R3 － NP □的数据占有区固定为 16）

有功功率 16 位 /配电电量 16 位 /供电电量 16 位 /有功功率 ch1
有功功率 ch2
有功功率 ch3
有功功率 ch4
配电电量 ch1
配电电量 ch2配电电量 ch3
配电电量 ch4
供电电量 ch1
供电电量 ch2
供电电量 ch3
供电电量 ch4
0000OFF/OFF
WT4B ＊＊＊ 0

有功功率 16 位 /配电电量 32 位 /－有功功率 ch1
有功功率 ch2
有功功率 ch3
有功功率 ch4
配电电量 ch1 低位配电电量 ch1 高位
配电电量 ch2 低位配电电量 ch2 高位
配电电量 ch3 低位配电电量 ch3 高位
配电电量 ch4 低位配电电量 ch4 高位
0000ON/OFF
WT4B ＊＊＊ 1

配电电量 16 位 /供电电量 16 位 /－配电电量 ch1
配电电量 ch2配电电量 ch3
配电电量 ch4
供电电量 ch1
供电电量 ch2
供电电量 ch3
供电电量 ch400000000OFF/ON
WT4B ＊＊＊ 2配电电量 32 位 /供电电量 32 位 /－配电电量 ch1 低位配电电量 ch1 高位
配电电量 ch2 低位配电电量 ch2 高位
配电电量 ch3 低位配电电量 ch3 高位
配电电量 ch4 低位配电电量 ch4 高位
供电电量 ch1 低位
供电电量 ch1 高位
供电电量 ch2 低位供电电量 ch2 高位
供电电量 ch3 低位供电电量 ch3 高位
供电电量 ch4 低位
供电电量 ch4 高位
ON/ON
WT4B ＊＊＊ 3

4、8、164、8、164、84、8、16n 为插槽地址
出厂时电量按 1kWh 为单位进行设定。
根据数据占有区的设定，所传送的数据地址如下所示。
·4（n ～ n ＋ 3）·8（n ～ n ＋ 7）
·16（n ～ n ＋ 15）

R3-WT4B规格书

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

CS-8384 Rev.6 Page 3/8

机型: R3-WT4B
输入输出数据■16位数据15016位二进制数据。
-15 ～ 0%的负值用2的补码显示。
■32位数据3116 15
高位0低位32位二进制数据。
负值用2的补码显示。

外形尺寸图（单位 : mm）・端子编号图
52.5

109
定位导块

130

7.9AB
1

12233445566778899101020－M3.5
端子螺丝

端子盖

R3-WT4B规格书

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

CS-8384 Rev.6 Page 4/8

机型: R3-WT4B
简易电路图・端子接线图■三相3线制RUNERR显示灯 显示灯电源侧
1 2 3U保险丝保险丝VTuP1VVvv

P2A2P3UuA3负载侧

A1输电通信电路

入路电源电路A4

第1内部通信总线连接器电压输入保险丝DIP开关

第2内部通信总线※1内部电源电源侧
1 2 31Sk夹合式传感器电流输入电路11Llk夹合式传感器

3S3L

lA5A6A7

输入电路

A8

负载侧
电源侧
1 2 31Sk
夹合式传感器电流输入电路21Llk夹合式传感器

3S3L

l

A9A10
B1

输入
电路

控制
电路

B2

负载侧
电源侧
1 2 31Sk
夹合式传感器电流输入电路31Llk夹合式传感器

3S
3L

l

B3B4B5

输入电路

B6

负载侧
电源侧
1 2 31Sk
夹合式传感器电流输入电路41Llk夹合式传感器l3S3LB7B8B9

输入电路B10※1、只限于双路通信时备有第2内部通信总线。
负载侧

R3-WT4B规格书

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

CS-8384 Rev.6 Page 5/8

机型: R3-WT4B■单相2线制RUNERR显示灯 显示灯电源侧
1 2电压输入

U保险丝VVTuP1v

P2

A1A3

电源侧
1 2A41Sk
夹合式传感器

1Ll

入路

通信
电路

A2

负载侧电流输入
电路1

输
电

A5

电源
电路

第1内部通信总线连接器保险丝DIP开关

第2内部通信总线※1内部电源输入电路

A6A7A8负载侧电源侧
1 21Sk电流输入电路2夹合式传感器

1Ll

A9

输入
电路

A10

控制
电路B1B2负载侧电源侧
1 21Sk电流输入电路3夹合式传感器

1LlB3

输入
电路

B4B5B6负载侧电源侧
1 21Sk电流输入电路4夹合式传感器l1LB7输入电路

B8B9负载侧

B10※1、只限于双路通信时备有第2内部通信总线。

R3-WT4B规格书

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

CS-8384 Rev.6 Page 6/8

机型: R3-WT4B■单相3线制RUNERR显示灯 显示灯电源侧
1 N 2保险丝保险丝VTu

P1VVvv

P0A2P2Uu

A3

负载侧

A1
输电通信
电路

入路

电源
电路

A4

第1内部通信总线连接器电压输入UDIP开关

第2内部通信总线※1内部电源电源侧
1 N 2

1Sk
夹合式传感器电流输入电路11Llk夹合式传感器

2S2Ll

A5A6A7

输入
电路

A8负载侧
电源侧
1 N 21Sk
夹合式传感器电流输入电路21Llk夹合式传感器2S2LlA9A10B1输入电路

控制电路B2负载侧电源侧
1 N 21Sk
夹合式传感器电流输入电路31Llk
夹合式传感器

2S2Ll

B3B4B5

输入
电路

B6负载侧
电源侧
1 N 21Sk夹合式传感器电流输入电路41Llk
夹合式传感器l负载侧

2S2LB7
B8B9

输入电路

B10

※1、只限于双路通信时备有第2内部通信总线。

R3-WT4B规格书

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

CS-8384 Rev.6 Page 7/8

机型: R3-WT4B
会有无预先通知而修改记载内容的情况。

R3-WT4B规格书

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

CS-8384 Rev.6 Page 8/8