二 級 ボ イ ラ ー 技 士 試 験
受験番号

２

ボ１／６

（ボイラーの構造に関する知識）問

１

伝熱に関する次の記述のうち、誤っているものはど

問

４

ばね安全弁に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

れか。

（１）吹出し圧力は、ばねの調整ボルトを締めたり緩め（１）伝熱作用は、熱伝導、熱伝達、放射伝熱の三つにたりして、ばねが弁座を押し付ける力を変えること分けることができる。

によって調整する。

（２）空間をへだてて相対している物体間に伝わる熱の（２）弁棒は、ばねの力で押し下げられ弁体は弁座に密移動を対流伝熱という。

着している。

（３）熱の伝導の良否を表すのに熱伝導率が用いられる。

（３）弁体が弁座から上がる距離を揚程（リフト）とい（４）液体や気体が固体壁に接触して、その間に熱の移う。

動が行われることを熱伝達という。

（４）全量式安全弁は、弁が開いたときの流路面積の中（５）固体壁を通して高温流体から低温流体へ熱が移動で弁座流路面積が最小となる安全弁である。

することを熱貫流又は熱通過という。

（５）吹出し圧力と吹止まり圧力との差を吹下がり圧力という。

問２

鋳鉄製ボイラーに関する次の記述のうち、誤ってい問

５ボイラーの鏡板に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

るものはどれか。

（１）煙管ボイラーのように管を取り付ける鏡板は、管（１）内部の掃除や検査が難しい。

板といわれる。

（２）鋼板に比べて腐食に強い。

（２）皿形鏡板、半だ円形鏡板及び全半球形鏡板はいず（３）伝熱面積の割に据付け面積が大きい。

れも球面の一部から成っている。

（４）セクションの増減によって能力を大きくしたり、（３）胴又はドラムの両端を覆っている部分を鏡板とい小さくしたりすることができる。

う。

（５）鋳鉄製であるため強度が弱く、高圧及び大容量に（４）３種の鏡板のうち全半球形鏡板が最も強く、半だは適さない。

円体形、皿形の順に弱くなる。
（５）鏡板と胴板との周継手の強さは、胴の長手継手の強さの２倍とする必要がある。

問３

貫流ボイラーに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）管系だけから構成されるので、高圧用には適さない。
（２）管を自由に配置できるので、全体をコンパクトな構造にすることができる。

問

６

ガラス水面計に関する次の記述のうち、誤っている
ものはどれか。

（１）蒸気ボイラーには、原則として２個以上の水面計を見やすい位置に取り付ける。
（２）水面計は、ガラス管の最下部がボイラーの安全低水面と同じ高さになるように取り付ける。

（３）負荷の変動によって圧力変動を生じやすいので、（３）水面計は、ボイラー本体又は蒸気ドラムに直接取応答の速い給水量及び燃料量の自動制御装置が必要り付けるか、あるいは水柱管を設けこれに取り付けである。

る。

（４）伝熱面積当たりの保有水量が丸ボイラーに比べて著しく少ないので、起動から所要蒸気を発生するまでの時間が短い。
（５）細い管内で給水の全部あるいはほとんどが蒸発するので、十分な処理を行った給水を使用しなければならない。

（４）丸形ガラス水面計は、主として最高使用圧力１ＭPa以下の丸ボイラーなどに用いられる。
（５）水面計のコックは、ハンドルが管軸と同一方向になった場合に開くようになっている。

２ボ２／６（ボイラーの取扱いに関する知識）問

７

水管ボイラーを丸ボイラーと比べた特徴として、誤問１１のは次のうちどれか。っているものは次のうちどれか。
（１）伝熱面積を大きくとれるので、一般に熱効率が高い。

（１）水面計の水位が常用水位であることを確認する。
（２）給水タンク内の貯水量を点検し、十分な水量があることを確認する。

（２）給水及びボイラー水の処理に注意を要する。
（３）負荷の変動による蒸気圧力や水位の変動が少ない。

（３）ボイラー本体の空気抜き弁が閉まっていることを確認する。

（４）構造上、低圧小容量用から高圧大容量用にも適する。
（５）燃焼室を自由な大きさに作れるので、燃焼状態がボイラーの点火前の点検事項として、誤っているも（４）煙道の各ダンパを全開にして、炉及び煙道内の換気を行ったことを確認する。

よく、また、種々の燃料及び燃焼方式に適応できる。

（５）圧力がない場合の圧力計の指針が０点に戻ってい問８ることを確認する。

燃焼安全装置に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）燃焼安全装置は、主安全制御器、火炎検出器、燃料遮断弁及びインタロックを目的とする制限器から構成されている。
（２）燃焼安全装置は、異常消火時などの場合にバーナへの燃料の供給を直ちに遮断し、かつ、自動的に再起動できる機能を有するものである。
（３）主安全制御器の安全スイッチは、遅延動作タイマーの一種であり、ある一定時間内に火炎が検出されなければ出力リレーの作動を解き、燃料の供給をす

問１２

うちどれか。

べて停止させる。
（４）火炎検出器は、火炎の有無又は強弱を検出し、これを電気信号に変換するものである。
（５）灯油などの軽質燃料油及びガス燃料を使用するボ（１）蒸気圧力が低下し、かつ、低水位になったとき（２）ボイラー水が過度に濃縮され、不純物が多いとき（３）ボイラー水中に懸濁物、油脂分を多く含んでいる
ときイラーには、燃料を遮断する機構が二重に設けられている。

キャリオーバの原因として、誤っているものは次の（４）蒸気負荷が過大なとき（５）主蒸気弁を急開したとき

問

９

空気予熱器を用いた場合の効果として、誤っているものは次のうちどれか。

（１）給水に含まれる不純物が除かれる。
（２）燃焼状態が良好になる。
（３）ボイラーの効率が上昇する。
（４）燃焼室内温度が上昇し、炉内伝熱管の熱吸収量が多くなる。
（５）水分の多い低品位の燃料の燃焼に有効である。

問１０

プレパージの目的として、正しいものは次のうちどれか。

問１３

ボイラーのスートブローについての注意事項として、誤っているものは次のうちどれか。

（１）バーナが焼き付かないようにする。

（１）最大負荷よりやや低いところで行う。

（２）点火前に炉内の未燃ガスを排除する。

（２）燃焼量の低い状態で行う。

（３）空気比を適切にしてボイラーの効率を上げる。

（３）ドレンをよく抜いて行う。

（４）炉内への空気の侵入を防ぐ。

（４）回数は、燃料の種類、負荷の程度、蒸気温度など（５）消火後の炉内の残留ガスを排除する。の条件によって決める。
（５）一箇所に長く吹きつけない。

２

ボ

３／６

問１４

ばね安全弁から蒸気が漏れた場合の処置として、誤問１８

誤っているものはどれか。っているものは次のうちどれか。
（１）試験用レバーがあるときは、それを動かして弁のボイラーの内面清掃の目的に関する次の記述のうち、（１）スケール、スラッジによるボイラー効率の低下を防止する。

当たりを変えてみる。
（２）弁棒が弁の中心を押しているかを調べる。

（２）すすの付着による効率の低下を防止する。

（３）弁と弁座との接触面を広くしてみる。

（３）穴や管の閉そくによる安全装置、自動制御装置、その他の運転機能の障害を防止する。

（４）弁と弁座との間に、ごみなどの異物がないかを調べる。

（４）スケール、スラッジによる過熱の原因を取り除き、腐食、損傷を防止する。

（５）弁と弁座とのすり合わせをしてみる。

（５）ボイラー水の循環障害を防止する。
問１５

ガラス水面計の機能試験を行う時期として、誤っているものは次のうちどれか。

（１）ボイラーをたき始める前（２）ボイラーをたき始め、蒸気が出始めたとき（３）ホーミングを生じたとき（４）ガラス管を取替えたとき

問１９

誤っているものはどれか。

（５）ボイラー運転中、水位が絶えず上下方向にかすかに動いているとき

電極式水位検出器の点検に関する次の記述のうち、（１）１日に１回以上、実際にボイラー水の水位を上下させることにより、その作動状況の異常の有無を点

問１６

検する。

水に関する用語と単位に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（２）１週間に１回以上、検出筒（水柱管）内のブローを行い、蒸気の凝縮による水の電気伝導率の上昇を（１）水は、水素原子２個と酸素原子１個からなりＨ ２Ｏ防止する。

で表され、その分子量は１８である。
（２）常温（２ ５℃）でｐＨが７未満は酸性、７は中性（３）６か月に１回程度検出筒を分解し、電極棒を目の細かいサンドペーパで磨き、付着物を落として電流である。

を通しやすくする。

（３）酸消費量は、水中に含まれる水酸化物などのアルカリ分を示すものであり、炭酸カルシウム（ＣａＣＯ３）（４）蒸気のシールと電気絶縁性を兼ねてテフロンが使用されている場合には、テフロンの耐熱温度は２４０に換算して試料１リットル中のmg数で表される。

℃程度までであるから注意する。

（４）アルカリ分をｐＨ８.３まで中和するのに要する酸消費量（ｐＨ８.３）は、メチルレッド溶液で滴定さ（５）１年に１回以上、導通試験及び絶縁抵抗の測定を行う。

れる。
（５）全硬度は、水中のカルシウムイオン及びマグネシウムイオンの量を、これに対応する炭酸カルシウムの量に換算して試料１リットル中のmg数で表す。

問１７

ボイラー清缶剤の使用目的として、正しいものは次のうちどれか。

（１）ボイラーに付着したスケールを溶かすため。
（２）ボイラー水中の不純物を溶かすため。
（３）発生した蒸気の異臭を除くため。
（４）ボイラー水中の硬度成分を不溶性の化合物（スラッジ）に変えるため。
（５）ボイラー内面に付着、残留している油脂及びペンキ類などを除去するため。

問２０

イオン交換法についての説明として、誤っているものは次のうちどれか。

（１）不溶解性多孔質の固体で自身がもつイオンを他のイオンと交換できる物質をイオン交換体という。
（２）イオン交換法には、大別して単純軟化、脱炭酸塩軟化及びイオン交換水製造がある。
（３）単 純 軟 化 法 は 、 Ｎa形強 酸 性陽 イオ ン交換樹脂を用いる。
（４）イオン交換処理水は、脱酸素の必要はない。
（５）Ｎa塔の再生には食塩水を用いる。

２ボ４／６（燃料及び燃焼に関する知識）
問２１

重油に関する次の記述のうち、誤っているものはど

問２５

れか。

内に入れる用語として、正しいものは(１)〜(５)のう（１）密度の小さい重油は、大きい重油より単位質量のちどれか。

発熱量が大きい。

「上込め燃焼とは、給炭方向と（２）Ｂ重油は、Ａ重油に比べ流動点が高い。
（３）密度の大きい重油は、小さい重油より一般に粘度が高い。
（４）粘度の高い重油は、輸送が困難であり、また、燃焼時の噴霧状態が悪い。
（５）密度の小さい重油は、大きい重油より一般に引火

石炭の火格子燃焼方式に関する、次の文中のの供給方向が逆である燃焼方式である。」（１）過剰空気（２）一次空気（３）二次空気（４）三次空気（５）理論空気点が高い。

問２２

石炭燃焼と比べた重油燃焼の特徴として、誤ってい問２６

るものは次のうちどれか。

整範囲）を調節する方法として、誤っているものは次（１）すす、ダストの発生が少なく、灰処理の必要がない。

圧力噴霧式バーナのターンダウン比（バーナ負荷調のうちどれか。
（１）燃料油の温度を加減する。

（２）燃焼操作が容易で、労力を要することが少ない。

（２）バーナのノズルチップを取り替える。

（３）少ない過剰空気で完全燃焼させることができる。

（３）戻り油式圧力噴霧バーナを用いる。

（４）一般的な燃焼温度からみて、ボイラーの局部過熱（４）バーナの数を加減する。

や炉壁を損傷させることが少ない。

（５）プランジャ式圧力噴霧バーナを用いる。

（５）ボイラーの負荷変動に対して、応答性が優れている。

問２３

燃料油タンクに関する次の記述のうち、誤っている

問２７

ものはどれか。
（１）燃料油タンクは、地下に設置する場合と地上に設ものはどれか。
（１）発熱量とは、燃料を完全燃焼させたときに発生す置する場合とがある。
（２）燃料油タンクは、用途により貯蔵タンクとサービる熱量をいう。
（２）発熱量の表示には、同一燃料につき、低発熱量とスタンクに分類される。
（３）貯蔵タンクの油逃がし管はタンクの上部に、油送高発熱量の二通りの表し方がある。
（３）低発熱量とは、水蒸気の潜熱を含まない発熱量で、入管はタンクの底部から２０〜３０cm上方に取り付ける。

真発熱量ともいう。
（４）高発熱量と低発熱量との差は、燃料に含まれる炭（４）サービスタンクの貯油量は、２時間分の最大燃焼量以上が一般的である。

素分によって決まる。
（５）高発熱量とは、水蒸気の潜熱を含む発熱量で、総（５）サービスタンクには、自動油面調節装置を設ける。

問２４

霧化媒体を必要とするバーナは、次のうちどれか。

（１）蒸発形バーナ

燃料の発熱量に関する次の記述のうち、誤っている発熱量ともいう。

問２８

液体燃料と比べた気体燃料の特徴として、正しいものは次のうちどれか。

（２）回転式バーナ（１）燃焼調節が困難である。

（３）低圧気流噴霧式油バーナ（２）単位体積当たりの発熱量が大きい。

（４）ガンタイプバーナ（３）貯蔵及び輸送に経費が少なくてすむ。

（５）圧力噴霧式バーナ（４）点火又は消火時にガス爆発の危険性が低い。
（５）一般に灰分及び硫黄分の含有量が少ない。

２ボ５／６

問２９

ばいじんの低減対策として、誤っているものは次の

問３２使用を廃止した溶接による定置式立てボイラーを再び設置する場合の手続き順序として、正しいものは次うちどれか。のうちどれか。

（１）液体燃料の燃焼における空気比を適切に保つこと。
（２）燃焼装置の点検整備を定期的に行うこと。

（１）落成検査 → 使用検査 → 設 置 届（３）燃焼室の温度を低く保つこと。

（２）設 置 届 → 溶接検査 → 落成検査

（４）灰分又は残留炭素の少ない燃料を選ぶこと。

（３）設 置 届 → 落成検査 → 使用検査

（５）無理だきをしないこと。

（４）使用検査 → 設 置 届 → 落成検査
（５）溶接検査 → 落成検査 → 設 置 届

問３０

燃焼の要件に関する次の記述のうち、誤っているも問３３のはどれか。

内に入れる語句として、正しいものは(１)〜(５)のうちどれか。

（１）燃焼とは、光と熱の発生を伴う急激な酸化反応で「移動式ボイラーを設置しようとする者は、あらかある。

じめ、ボイラー設置報告書にボイラー明細書及び（２）燃焼には燃料、空気及び温度の三つの要素が必要を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなけとされる。
（３）燃料を空気中で加熱すると温度が徐々に上昇し、次の文中のればならない。」（１）ボイラー溶接明細書

他から点火しないで自然に燃え始める最低の温度を（２）ボイラー検査証

引火点という。

（３）ボイラー及びその配管の配置状況を記載した書面（４）着火性の良否は、燃料の性質、空気導入部の配置、燃焼装置及び燃焼室の構造などに大きく影響される。

（４）ボイラー室及びその周囲の状況を記載した書面（５）ボイラーの強度計算書（５）一定量の燃料を完全燃焼させるのに、着火性が良く、燃焼速度が速いと、狭い燃焼室で足りることになる。

（ 関 係 法 令 ）問３１

伝熱面積の算定方法として、誤っているものは次のうちどれか。

（１）水管ボイラーのドラムの面積は、伝熱面積に算入しない。
（２）貫流ボイラーの過熱器の面積は、伝熱面積に算入しない。
（３）横管式立てボイラーの横管の面積は、横管の外側で算定する。
（４）煙管ボイラーの煙管の面積は、煙管の内側で算定する。
（５）水管ボイラーで耐火れんがに覆われた水管の面積は、伝熱面積に算入しない。

問３４ボイラーの性能検査についての説明として、誤っているものは次のうちどれか。

（１）所定の手続きをし、使用を休止したボイラーを再び使用しようとする者は、性能検査を受けなければならない。
（２）性 能 検 査 を 受 け る 者 は 、 原 則 と し て 、 ボ イ ラ ー（燃焼室を含む。）及び煙道を冷却し、掃除し、その他性能検査に必要な準備をしなければならない。
（３）ボイラー検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、性能検査を受けなければならない。
（４）性能検査を受ける者は、性能検査に立ち会わなければならない。
（５）性能検査は、ボイラー検査証の有効期間が満了するまでに受検しなければならない。

２

ボ６／６

問３５

次の文中の内に入れる期間として、正しいも問３８のは(１)〜(５)のうちどれか。

「 鋳 鉄 製 温 水 ボ イ ラーで圧力が０.３ＭPaを超える以内ごとに１ものには、温水温度が回、定期に、自主検査を行わなければならない。ただし、をこえる期間使用しないボイラーの当該使温度自動制御装置を設けなければならない。」
（１）

８０７日

（３）１１０（２）１０日（４）１２０（３）１月（５）１３０（４）

６月

（５）

１年

問３６℃を超えないように温水（２）１００

用しない期間においては、この限りでない。」（１）内に入れる数字として、正しいものは(１)〜(５)のうちどれか。

「事業者は、ボイラー（小型ボイラーを除く。）について、その使用を開始した後、次の文中のボイラー技士免許を受けた者でなければ取り扱うこ

問３９とができないボイラーは、次のうちどれか。

鋳鉄製ボイラーに関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。

２（１）ゲージ圧力０.１ＭPaで、伝熱面積が１６ｍ の温（１）圧 力 が ０ .１ Ｍ Paを超える蒸気 ボイラーは、鋳鉄製としてはならない。

水ボイラー（２）最高使用圧力０.１ＭPaで、胴の内径が７２０mm、（２）温水温度が１３０℃以下の温水ボイラーは、鋳鉄製とすることができる。

その長さが１２００mmの蒸気ボイラー
２（３）伝熱面積が２５ｍ の貫流ボイラー（ただし、気水（３）ボイラーの構造は、組合せ式としなければならない。

分離器を有しない。）（４）伝熱面積が２.５ｍ ２ の蒸気ボイラー（４）温水ボイラーには、水高計を取り付けなければならないが、水高計に代えて圧力計を取り付けること（５）最大電力設備容量６０kＷの電気ボイラーができる。
（５）暖房用温水ボイラーには、逃し弁又は逃し管を備えなければならない。

問３７

胴の内径が７２０mm、かつ、その長さが１３００mmの立てボイラー（移動式ボイラー及び屋外式ボイラー

問４０ボイラーの安全弁等に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。

を除く。）の外壁から壁、配管その他のボイラーの側（１）蒸気ボイラーには、安全弁を２個以上備えなけれ部にある構造物（検査及びそうじに支障のない物を除ば な ら な い 。 た だ し 、 伝 熱 面 積 が５０ｍ ２ 以下の蒸く。）までの距離として、法令に規定されている最小気ボイラーでは安全弁を１個とすることができる。の距離は次のうちどれか。
（１）０.３０ｍ（２）０.４５ｍ（３）０.８０ｍ（２）安全弁は、ボイラー本体の容易に検査できる位置に直接取り付けなければならない。
（３）貫流ボイラーにあっては、安全弁を過熱器出口付近に取り付けることができる。

（４）１.２０ｍ（４）圧 力 計 の 目 盛 盤 の 最 大 指 度 は 、 最 高 使 用 圧 力 の（５）２.００ｍ

１ .２ 倍 以 上 ３ 倍 以下の圧力を示す 指度としなければならない。
（５）温水ボイラーには、ボイラーの出口付近における温水の温度を表示する温度計を取り付けなければならない。

（終り）