表１ お 客さ ま発 電 所の 契約 内 容に つい て（ 風力 発電 ）〒○○○－○○○○○県○○市○○町○○東北太郎

No 弊社管轄事業所 発電事業者さま名

東北電力株式会社

1仙台株式会社□□□□□□市□□町□□

C111111B11

指定ルール

低圧19.82

仙台株式会社△△△△△△市△△町△△C222222B22

新ルール

低圧

19.8

送配電カンパニー

出力制御特設コールセンター様

TEL：0120−102−842

A15199999A（発電所の出力制御に関する資料在中）

出力制御対象発電所一覧

ご不明な点は下記までお問合せ下さい（営業時間

平日 9：00 〜 17：00）

発電場所

事業計画認定ID 出力制御区分 電圧区分34

風力発電の出力制御に関する今後のお手続きについて平素は弊社の電力事業に格別のご厚情を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、東北6県・新潟エリアにおいては、風力発電等の再生可能エネルギー（以下、「再エネ」という）電源を中心として発電設備の連系量が急増しており、弊社では、安定供給のため需要と供給のバランスの維持を目的として、国で定めたルールである優先給電ルールに基づく、発電設備の出力制御に関わる準備を進めております。
お客さまの発電設備は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（以下、「再エネ特措法」という）施行規則に基づき、出力制御に応じていただくことを系統連系の条件としておりましたので、出力制御に関わる準備として、以下の対応をお願いいたします。

567891011

ご対応内容《出力制御の運用方法の申し合わせ》

12

右記の 表１ に記載されたお客さまの発電設備につきまして、出力制御を行う際の連絡方法やスケジュールなどの運用方法をあらかじめ申し合わせさせていただきます。
申し合わせに際しては、弊社の管轄事業所からご連絡させていただきますので、弊社からの連絡をお待ちいただきますようお願いいたします。なお、多数の発電事業者さまとの対応が必要なことから、お時間がかかる可能性があります。

13《遠隔出力制御装置の設置》

15再エネ設備の出力制御量低減等の観点から、原則として、日本風力発電協会さまおよび日本小形風力発電協会さまとの協議のうえ定めた2021年3月末までに全風力発電設備に遠隔出力制御装置の設置をお願いいたします。具体的な手続きの詳細については、
２０１９年６月以降に発送する2回目のダイレクトメールで発電事業者さまにお伝えする予定です。

《出力制御指示の方法》
お客さまの発電設備の状況に応じて、以下の方法で出力制御指示を行います。

■遠隔出力制御装置を設置するまでの暫定的な対応
弊社から前日に行う電話およびメールの内容に従い、発電設備の停止・抑制操作を行っていただきます。
■遠隔出力制御装置設置後の対応
弊社の再エネ出力制御システムから配信される出力制御スケジュールにより、自動で発電設備の停止・抑制操作が行われます。
なお、出力制御スケジュールについては、当日の気象状況により随時更新が行われ、その時々の最適な抑制量に調整されます。

《遠隔出力制御に必要となる工事※１について》

遠隔出力制御に対応するため、風車のソフトウェア更新・制御ユニット追加等※２の他、特高受電の発電設備は専用通信回線（ＣＤＴを含む）の改良工事、高・低圧受電の発電設備はインターネット回線の整備が必要となります。

※１ 風車のソフトウェア更新・制御装置追加、通信環境の整備等については、お客さまのご負担となります。
※２ 風車製造メーカー・型式により対応内容が異なるため、販売店等を通じてメーカーにご確認ください。

141617181920

ご注意事項！

● 出力制御の準備に関する概要は、弊社ＨＰをご確認ください。

URL

http://www.tohoku-epco.co.jp/oshirase/newene/05/index.html● 今回のご案内は、再エネ特措法により定められた国のルールに基づくものであり、当社系統への連系に先立ち、発電事業者さまにお約束いただいている内容です。

● お手続きに応じていただけない場合、風力発電設備の連系に関するご契約が解約となる場合があります。

出力（kW）

出力制御の概要について出力制御の指示・実施スケジュールについて翌日の需要や再エネ出力の想定結果等をふまえ、出力制御を実施する場合は、遠隔制御装置を未設置の発電事業者さまに対しては、制御日の前日１７時ごろに、電話やメールにて出力制御の実施予定をお知らせいたします。遠隔制御装置を設置済の発電事業者さまについては、当日の需要と供給のバランスを見直した後に、出力制御スケジュール配信を行います。

出力制御が必要な理由
1

0時

6時

12時

18時

24時

優先給電ルールとは、需要と供給のバランスを一致させるために、需要の変動等に応じて、稼働中の発電設備等に対する出力制御の条件や順番を定めたものです。

2

出力制御等の順番

a

一般送配電事業者があらかじめ確保する調整力（火力等）（電源Ⅰ）及び一般送配電事業者からオンラインでの調整ができる火力発電等（電源Ⅱ）の出力抑制及び揚水式発電機の揚水運転

b

一般送配電事業者からオンラインでの調整ができない火力発電等（電源Ⅲ）の出力抑制

c

連系線を活用した広域的な系統運用（長周期広域周波数調整）d

バイオマスの専焼電源の出力抑制（地域資源バイオマス電源※を除く）

地域資源バイオマス電源の出力抑制
e （燃料貯蔵や技術に由来する制約等により出力抑制が困難なものを除く）
自然変動電源（太陽光・風力）の出力抑制g

電気事業法に基づく電力広域的運営推進機関の指示（緊急時の広域系統運用）

h

長期固定電源（原子力、水力（揚水式を除く）および地熱発電所）の出力抑制※地域に賦存する資源（未利用間伐材等のバイオマス、メタン発酵ガス、一般廃棄物）を活用する発電設備

関わる

イメージ図

CDT装置
（双方向）

制御
スケジュール

インターネット回線

ウインドファーム
コントローラ（WFC）子局

ウインドファーム
コントローラ（WFC）親局

通信モデム

出力制御装置

再エネ出力制御システム
弊社
中央給電指令所

再エネ出力制御
予告システム
出力制御予告情報

出力制御予告情報

電話

メール

遠隔出力制御装置を設置するまでの暫定対応

ON

OFF

▲

f

遠隔出力制御装置設置後の対応

高低圧連系「再エネ特措法施行規則」
および電力広域的運営推進機関の「送配電等業務指針」（経済産業大臣が認可）に定められている同ルールは以下のとおりであり、お客さまの発電設備は f に該当しております。

出力制御に特高連系

1（注）出力制御の指示・実施スケジュールについては、今後見直す可能性があります。

風力の優先給電ルールについて

長周期広域周波数調整および24時

出力制御実施18時

長期固定電源

太陽光・風力への12時

出力制御スケジュールの配信︵自動操作︶

6時

実需給
当日の需要と供給のバランスの見直し

0時

5時頃
気象予報を受信

長期固定電源

太陽光・風力への出力制御の前日指示

太陽光・風力の出力が増加

専焼・地域資源バイオマスの火力発電を主とした調整

風力出力制御の前日指示

太陽光火力発電を主とした調整

長周期広域周波数調整の前日要請

風力

17時頃
火力︵混焼バイオマス含む︶の供給（発電量）

太陽光発電・風力発電などの出力により「需要＜供給」となってしまう

当日

11時頃
出力制御の前日指示

太陽光

エリア需要
（消費量）

前日

翌日の需要・再エネ出力の想定「需要＝供給」となるように火力発電などの出力を調整

東北６県・新潟エリアでは、再エネ電源の連系量増加により、需要が低くなる春や秋に晴天となった場合等に余剰な電気が発電されることで消費（需要）と発電（供給）のバランスが崩れ、最悪のケースでは、発電機が連鎖的に停止し大規模停電が発生してしまう可能性があります。そのため、東北６県・新潟エリアの安定供給のために、国で定めた優先給電ルールに則り、出力制御が必要となります。

気象予報を受信エリア需要（消費量）

2︵現地操作︶

電気は、消費（需要）と発電（供給）が同時に行われるため、これらを常に一致させる必要があります。消費（需要）と発電（供給）のバランスが崩れると、電気を安定してお届けすることが困難となります。

風力発電の出力制御に関するよくあるご質問
Q1．
なぜ、今から出力制御の準備を進めなければならないのか。
A1

安定して電気をお届けするためには、需要（消費）と供給（発電）をバランスさせる必要がありますが、再エネは出力が天候により左右されるため、その変動分を火力発電などにより補う必要があります。

東北6県・新潟エリアでは、再エネを中心とした電源の導入が進んでおり、今後、さらに導入が拡大すれば、火力発電などの調整による需要と供給のバランス維持が困難な状況になるおそれがあります。

出力制御にご対応いただく発電事業者さまとの運用方法に関わる書面の締結や、発電事業者さまの遠隔出力制御に向けた工事などに相当の期間が必要と考えられるため、将来の出力制御実施に向けて、今回準備を進めていただいております。

Q2．
出力制御はいつから実施するのか。
A2

具体的な実施時期については、今後の再エネの導入状況をはじめ、その時々の需要動向や再エネ発電設備の稼働状況（余剰電力の発生状況）などによることから、現時点では、具体的にいつ頃実施するか判断できる段階にありません。

出力制御に向けた発電事業者さまへの対応を進めながら、今後も継続して評価を行い、具体的な見通しが立った段階でお知らせいたします。

Q3．
遠隔出力制御装置に関する手続きはどのように行われるのか。
A3

具体的な手続きの詳細については、現在、日本風力発電協会さまおよび日本小形風力発電協会さまとの協議を行っており、２０１９年６月以降に発送する２回目のダイレクトメールで発電事業者さまにお伝えする予定です。

Q4．
機械のトラブルなどにより出力制御が当日実施できなかった場合はペナルティがあるのか。

A4

何らかのトラブルにより出力制御が実施できない場合は、事象を把握した段階で速やかにご連絡いただきたいと考えております。故意に出力制御に応じない事業者さまがいた場合は、系統の接続解除も含めて厳正に対処させていただきます。

Q5．
遠隔出力制御装置の設置はなぜ必要なのか。
A5

お客さま発電設備で遠隔出力制御装置の設置が完了するまでは、前日に当社から電話およびメールで出力制御指示を行います。指示を前日に行うことから、当日の電力需要・再エネの出力状況を反映することができず、遠隔出力制御に対応済の設備と比較し、出力制御量が多くなる見込みです。

上記理由や国の審議会※での審議を踏まえ、全風力発電設備について遠隔出力制御装置の設置をお願いしております。

なお、2015年1月26日以降に系統連系申込を受付した発電設備につきましては、当社からの情報伝送による遠隔出力制御を行うために必要な出力制御装置、情報伝送装置、通信環境等を発電事業者さま負担にて整備していただくことを条件に連系いただいておりますので、別途当社が指定する期日までに必ず整備して頂く必要がございます。

※第11回 総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会／電力・ガス事業分科会
再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会

URL http://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku̲gas/saisei̲kano/pdf/011̲04̲00.pdf

Q6．
出力制御は公平に実施されるのか。
A6

風力発電につきましては、日本風力発電協会さまの提案に基づき、全ての風力発電所に対し一律の出力上限値を指令することで、公平かつ効率的な出力制御を行う予定としております。

2015年1月25日以前に系統連系申込を受付した発電設備で、時間単位で出力指令量の管理を行うことに同意して頂いていない発電事業者さまにつきましては、資源エネルギー庁の定めた「出力制御の公平性の確保に係る指針」に基づき、同意して頂いた発電事業者さまと比較し、制御量が多くなる可能性があります。

その他のよくある質問については、当社HPに掲載しておりますのでご確認ください。
URL http://www.tohoku-epco.co.jp/oshirase/newene/05/index.html