導入
事例

消火の現場が、スプリネックスの威力を実証する。
作動のスピード、消火後の素早い復旧が消火事例により証明されています。
平成6年3月、北海道A病院の病棟廊下に放置してあった車椅子の毛布から出火、火は消 火例1

一瞬のうちに天井近くまで達したが、すぐに感知器が作動し、スプリネックス本体が作動、瞬時に消火しました。原因はタバコの不始末、被害は車椅子1台と壁及び廊下が多少濡れた程度で、あと数分消火が遅れたら壁から天井へと延焼し、煙の充満で大混乱となるところでした。当日、入院患者さんも動揺することなく、業務も支障なく平常通り行われました。
●病院関係者の話
一瞬のうちに消火したのには驚いた。周囲に延焼する前に消し止めたこと、薬剤の後始末にウエスやモップで拭き取る程度で後かたづけにも時間が掛からず、業務に支障なかった。大事に至らず本当に良かった。

平成8年9月、千葉県B病院事務所内のカルテ整理棚から出火、当日は病院が休みで火災報

消 火例 2

知器に気がついた当直の医院長が駆けつけたときには、既にスプリネックスが作動し、火は完全パ ッ ケ ー ジ 型 自 動 消 火 設 備 Ⅰ 型【 緩 和 型 】

スプリネックスFSSM500Ⅳ型認定合格品（認定番号PGA-006号）に鎮火していました。原因は放火によるものとみられていますが、感知が早く、素早く消火した
ため損害はカルテ整理棚及びカルテの一部焼失とコンピューターに薬剤がかかっただけと軽微ですみました。又、水損も少なく後始末も簡単に済み翌朝からの業務も平常通り行われました。
●病院関係者の話
病院はカルテが財産で、これを失うことは病院が倒産するに等しく、もしスプリンクラーを設置していたら、焼失を免れたとしても水損で甚大な被害を被ったことが想像でき、スプリネックスを設置したことは正解であったと思う。

昭和63年に設置開始以降、平成6年から現在に到るまでに19件の出火に依る作動事例が報告されていますが、全てに於いて消火を致しております。早期に消火する事により人的被害はゼロです。建物に対する損傷も軽微にとどまっております。

ますます多用途に展開が 拡大。
スプリネックス設置実績

右記のような設置実績を誇る「スプリネックス」は、スプリンクラー設備を設置しなければならない防火対象物に対し「総務省令第92号及び消防庁告示13号」を適用して設 置するケースがさらに 増 加。これまで設 置 実 績は、社 会 福 祉 施 設、旅 館、ホテル、ペンションから、スーパー、各種学校、研修所、図書館、飲食店、多用途テナント

設置年月

病院

H29.3.迄

917

社会福祉
ストアー
施設
1,183

115

共同住宅

一般

合計

902

161

3,278件ビル、さらに神社や文化財まで幅広く、今後はさらに多用途の展開が見込めます。
〈オプション〉

パッケージ型消火設備Ⅰ型の設置基準

未警戒部分用の消火設備

SBW80Ⅱ

スーパー ボックス

パッケージ型消火設備Ⅰ型 SBW80Ⅱ型

防火対象物

第三種浸潤剤等入り80L●補助散水栓設備の代わりにも威力を発揮!

設置方法

性能規定の導入による告示化により、パッケージ型自動消火設備Ⅰ型「スプリネックス」を設置する防火対象のなかに、補助散水栓設備に耐火建築物

6階以下で延べ面積3,000㎡以下

耐火建築物以外

3階以下で延べ面積2,000㎡以下

水平距離20m以下

防護面積
（階ごと）

850㎡以下ホース長さ25.5m

右表の通り、新たに屋内消火設備に代わる設備としてパッケージ※補助散水栓設備の代替として使用する場合は別途標準小売価格●標準型
露出型650,000円（税抜）
埋込型680,000円（税抜）※上記価格にはいずれも取付・工事費は含まれていません。

型消火設備の設置が認められました。

認定合格品（PG-029号）

代わる設備としてパッケージ型消火設備の設置が認められました。
●屋内消火栓設備の代わりにも使用可能!

※掲載商品は予告なく仕様、その他を変更する場合がありますので、ご 了承ください。 ※設置につきましては、各所轄消防にお問合せください。

ご用命は本

社：〒105-0014 東京都港区芝2-5-6 芝256スクエアビル8階

http://www.moritamiyata.com
お問い合わせは、お客様相談室へ

0467- 85 -1210

受付時間

9 : 00 ～12 : 00 / 13 : 00 ～17 : 00
（土・日・祝祭日は休み）

Z058 18.05- 04(SE)1,1,000㎡未満の施設に１台で対応
0 0 0㎡未 満の施 設に対応。

人と建物に配慮した消火薬剤がもたらす安全で効率的な消火の可能 性

スプリンクラー設 備や自動 消火 設 備の種 類

スプリンクラー設備や自動消火設備については、面積に応じて設置できるものが規定されています。
■ 設置面積イメージ

スプリンクラー設備と同等以上の防火安全性能を、建物や人に負担をかけずに実現。

スプリンクラー設備

薬剤をコンパクトにパッケージしたシステムだから、導入しやすくメンテナンスが簡単。
万一の際も被害の拡大を防ぐ、新たな消火システムの誕生です。

スプリネックスのパッケージ型自動消火設備Ⅰ型【従来型】

3 つの特長だ か ら スプ リネックス 1

特定施設水道連結型スプリンクラー設備

パッケージ型自動消火設備Ⅰ型【緩和型】

放射による二次災害が少なく安心。

大量の水を使うのではなく、わずか216リットルの少量で無害の消火薬剤を使用するので、パッケージ型
自動消火設備Ⅱ型

放射により室内が水びたしになる二次災害の心配が少なく安心です。

だ か ら スプ リネックス 2

小規模施設省スペース。

大規模施設

0㎡

275㎡

10,000㎡
基準面積1,000㎡※

大規模な消火用貯水槽を設置する必要がなく、配管径も34mmとスリム。
施設の状況に左右されない省スペースを実現します。

だ か ら スプ リネックス 3

延べ面積（設置工事・維持管理が簡単。

基準面積：延べ面積から総務省令で定める部分の面積を除いた面積※平成27年3月1日より、「 延べ面積」から「基準面積」に改正）

大掛かりな設置工事の必要がなく、天井点検口があれば1部屋約2時間で設置可能。
維持管理も基本的にはワンタッチです。

スプリネックスは基準面積1,000㎡未満の防火対象物 ※において、本体ユニット１台のみでも、スプリンクラー設備や、特定施設水道連結型スプリンクラー設備の代替としての設置ができるよう、設置条件が緩和されました。
（平成28年1月29日付け

消防庁告示第３号）※適用される防火対象物（消防法施行令別表第一、六項イ（1）、（2）、ロ（1）～（5））
スプリンクラー設備の設置を必要とする病院、有床診療所、社会福祉施設、盲聾学校、養護学校など※建物は新築・増改築・既設を問いません。
（平成16年5月31日付け 総務省令第92号及び消防庁告示第13号）
FSSM500Ⅳ型
受信盤別置型1

FSSM500Ⅳ型
受信盤一体型2スプリンクラー設備が必要とされる施設において、スプリンクラー設備とスプリンクラー設備と同等以 上の比べた防火安全性能が、同等以上の効果を発揮する「スプリネックス」。
新たな発想の消火ユニットにより生まれた高性能のパッケージ型自動消火設備です。

防火安 全 性 能を生む 、高性 能 消火ユニット 。

365日24時間、初期消火をより安全に行う高機能パッケージが、万一の際に皆さまを守ります。

スプリネックスと特定 施 設 水道 連 結 型スプリンクラーの 特 徴の比 較

スプリネックス消火システム

消火性能の高さ
スプリネックス

4倍の水の4倍の消火性能で、優れた非再燃性!

消火性能※第三種浸潤剤等入り水使用。

薬剤ボンベは屋上等に設置

特定施設水道連結型スプリンクラー

1. スプリネックスは、1台で21㎡の防護範囲を消火し、50回線の受信盤では最大1,050㎡を警大量の水で消火。

戒出来ます。

大 量の水で抑 制。放 水 時間は 約

消火薬剤は、鑑定基準に適合し消火性能20分。600L以上の水を放水するは水の4倍。冷却効果・浸透性・再燃防止

ため、水損被害が大きくなります。

効果にも優れ、スプリンクラーに代わる同分岐管※

等以上の消火性能を条件とする厳しい鑑

2. 感知方式の異なる2種類の感知器の一方が火感知器

もう一災を感知するとブザーで火災を知らせ、放出口※定試験に合格しています。

方の感知器が作動して初めて、火災発生現場の系統が作動し、選択弁が開き、1系統の放出感知スピードの速さ

感知スピードが早い

スプリネックス口から216Lの消火薬剤を放射して確実に消消火薬剤の安全性
スプリネックス

感知・消火のスピードが速い!

火し、再燃を防ぎます。

消火薬剤はPH6.5の中性で刺激が極めて少なく安心!ています。

が 一 斉 に消 火 薬 剤を 放 射。初 期 火 災の間に消火を行います。

区域まで、90m以内となっております。

PH6.5の特定施設
水道連結型
スプリンクラー

放水開始にやや時間がかかる。

加熱すると開放・放水する感熱分解機構を備えた閉鎖型ヘッドのため、常時止水。
感熱部分

中性酸性
PH1

アルカリ性

PH7

●スプリネックスの作動フロー図

PH14

ただし配管内での経年変化により赤サビや腐敗が生じます※。※湿式の場合作動の信頼性・正確性
スプリネックス

誤放射の発生率は低い!

消火薬剤は本体に貯蔵され配管部分は常に空の状態なので、腐食や地震感知方式の異なる2つの感知器両方が火災を感による液漏れ・凍結の心配がありません。

知して初めて本体が作動するシステムなので、凍結

水道・外部電源を利用しているため、断水・停電・凍結（※）の際は作動しない。

2

選択弁

3 分岐管

火災発生

感知器1作動消火は水で行うため無害。の心配がない

本体ユニット2種類の感知器が遅くなります。

地震に強く、凍結の心配がない!

1

特定施設水道連結型スプリンクラーを分解するのに時間がかかるため放水開始

設置条件の柔軟性

特定施設
水道連結型スプリンクラー※1区画に設置できる分岐管、放出口は4個型と9個型の2種類あります。
設置条件に合わせてお選びください。詳しくは担当者にご相談ください。

い 中 性 薬 剤を使 用しています。消 火 薬 剤の 経 年 変化も 極 めて 安 定し知スピードが速く、火災場所で1系統の放出口

スプリネックス

3. メイン配管は消火薬剤容器から最遠端の防護

消 火 薬 剤 が皮 膚にかかったり目に入っても刺 激 や 影 響 が 極 めて少な

自動火災報知設備用感知器の使用で火災の感

2種類の感知器●表示灯「火災」
点滅●本体扉 監視灯点滅
温度 上昇 ●移報端子出力 監視用受信機表示●受信盤 ブザー鳴動

4定温式スポット型感知器

差動式

感知器2作動

5 スポット型感知器●表示灯「火災」点灯に切り替わる●火災区画へ通じる選択弁開放●加圧ガス起動 薬剤貯蔵容器加圧●消火薬剤が配管へ流れる誤放射の発生率が極めて低くなります。感知器の一方が感知した際にはブザー、移報信号で火消火設備作動

災発生を知らせます。

6 放出口（ノズルカバー型・ø150）

放出口（化粧カバー型・ø65）

消火薬剤放射●出火区画の複数の放出口から一斉放射（薬剤量216L）●消火設備作動から放射開始まで30秒以内●放射時間約140秒

特定施設水道連結型スプリンクラー

誤放射の発生率は低い。
ヘッドの感熱部分を火災の熱が溶かすまで時間が※湿式の場合3かかり、火災感知の鈍さがある一方、誤放射の発生率は低くなります。

消火4

設 備 配置図

スプリネックス系統 図

代表例● FS S M5 0 0Ⅳ型 受 信盤 別置 型

ベランダ

メイン選択弁（No.1～6）
MM

12

SGP25A（本体～分岐管の最大長さ90m）

仕切り弁（プラグ付）

廊下

個別選択弁

警報線
（AEO.9）耐熱線（HPO.9）

認M

M

分岐管（9個型）
分岐管（4個型）

放出口
（9個型）
中継盤

中継盤

防●
❶薬●
❷屋内装置受信盤
50回線（最大175回線）

中継端子台

受信機（監視盤）
メインユニット

窒素開放装置ボンベ

分電盤（専用電源）

消火薬剤貯蔵容器（2本）（消火薬剤量216L）

AC 100V
GND

本体ユニット区画●❶
放射開始区画●
❶
第２報

区画●
❷第２報

中継盤
信号遮断

M

M

12時

間

格納箱 屋内型（mm） H1,350×W1,050×D450
サイズ 屋外型（mm） H1,454×W1,087×D560
屋 内 型

約480kg

屋 外 型

約540kg50・125・175系統
AC100V 2A（非常電源内蔵）

特長

受注

幅 mm

奥行 mm

高さ mm

50回線

550

211

960

51

125回線

550

211

1,800

85（3.5）

175回線

1,065

211

1,436

115（6）

屋内型

1,050

450

1,350

480

屋外型

1,087560

1,454

540

総質量（架台）kg

M

分岐管（9個型）

認

受信盤

放出口
（4個型）

放出口
（9個型）

種

分岐管、放出口（4個型、9個型）
は防護区画の形状に適した型式を選定する。

防電源装置
移報信号線

凡例

作動部

受信機（監視盤）

非常電源

同時放射区域 B

φ10mm（最長8m）

個別選択弁

M

分電盤
AC 100V（専用電源） GND

同時放射区域 A

φ12mm（最長6m）

源

本体

耐熱線（HP0.9）中継盤

同時放射区域 C

・火災表示
ストップバルブ

出力

窒素ボンベ

B

5約140秒

射仕切り弁（プラグ付）

分岐管（4個型）

隣接する同時放射区域間で設備を共用する場合におけるそれぞれ隣接する同時放射区域の設置方法

0℃～＋40℃

放SGP25A（本体～分岐管の最大長さ90m）（措置例）中継盤等により、区画 ❶ から消火剤が放射されたときは区画 ❷ からは放射されないようにする。の同時放射区域は、隣接する同時放射区域と壁、床、天井、戸等で区・作動表示・故障表示

定護

本体ユニット番面号

PGA-006号

別パッケージ型自動消火設備Ⅰ型

積21㎡（1系統当り）

消火薬剤

種
別対応品番

薬容剤量

第三種浸潤剤等入り水（品評剤第27～1号）
WP
216L

使用温度範囲0℃～＋40℃

放約140秒

射時

間

接 続 放出口4個
銅 管 放出口9個

φ12mm（最長6m）
φ10mm（最長8m）

感知器 定温式スポット型感知器（ A N D 回 路 ） 差動式スポット型感知器
格納箱 屋内型（mm） H1,800×W1,050×D450
サイズ 屋外型（mm） H1,910×W1,087×D560
屋 内 型
屋 外 型

約540kg

受信盤ユニット50系統付

電源AC100V 2A（非常電源内蔵）

特長

総質量

消火薬剤貯蔵容器（2本）（消火薬剤量216L）

画されている場合を除き、境界部分を0.9m以上重複させて設定すること。

使用温度範囲● FS S M5 0 0Ⅳ型 受 信盤 一 体 型

場所以外の放出口からは消火剤が放射されないように措置することを求める。

居室等

216L

量

※50回線の架台（14kg）
はオプション

また、その際、広い居室に設置した場合でも、火災が発生した部分に有効に消火剤が放射できるよう、火災の発生A

WP

容

電出力

受信盤ユニット●本体高さが低いので階段下等に設置し易くなりました。

も1つのユニットで対応可（＝同一ユニットの共有可）とする。

0.9m以上第三種浸潤剤等入り水（品評剤第27～1号）

対応品番受信盤ユニット・故障表示

非常電源●受信盤は屋内仕様ですが薬剤容器内蔵本体は屋外仕様も有ります。

1,000㎡未満の施設については、避難時間が短いこと等を考慮し、改正前基準を緩和し、隣接する居室等であって0.9m以上21㎡（1系統当り）

別・作動表示●受信盤は50回線、125回線、175回線の3種類有ります。

メイン選択弁
（No.1～6）

廊下パッケージ型自動消火設備Ⅰ型

積

総質量

受信盤

火災発生

C

種

PGA-006号

別・火災表示FSSM500Ⅳ型受信盤別置型

区画●
❷第１報

剤

面号

感
知器 定温式スポット型感知器（ A N D 回 路 ） 差動式スポット型感知器

個別ユニット
5回線×10

ストップバルブ

区画●
❶
第１報番

接 続 放出口4個
銅 管 放出口9個
作動部

感知・消火フロー護消火薬剤

分岐管、放出口（4個型、9個型）
は防護区画の形状に適した型式を選定する。

放出口
（4個型）

定種

約610kg

受注

FSSM500Ⅳ型受信盤一体型

幅 mm

奥行 mm

高さ mm

総質量 kg●屋内型と屋外型が有ります。

屋内型

1,050

450

1,800540●本体には最大50回線の受信盤と薬剤貯蔵容器が内蔵されています。

屋外型

1,087560

1,910

6106