133000JDAQ01

タカギ

IK

混合栓施工説明書

蛇口一体型浄水器注意
水漏れで、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります

みず工房 キューブ■施工前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
■ここに示した「安全上のご注意」は状況によって重大な結果（傷害・物損）に結び付く可能性があります。
いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
■施工完了後、試運転を行い異常がないことを確認するとともに、取扱説明書にそってお客様に使用方法、お手入れの仕方を説明してください。また、取扱説明書はお客様で保管いただくように依頼してください。
■給排水管工事は専門業者でお願い致します。

製品を落としたり、強い力や衝 止水栓にネジ式カプラを 高水圧地区では減圧弁を設置し撃を与えたりしないでください。 取り付けた際、接続部など てください。
から水漏れがないことを確認してください。
ネジ式カプラ減圧弁

安全上のご注意

しっかり固定！

※設置条件参照

製品を安全に正しくお使いいただく前に施工前に「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく設置してください。

絵表示について水栓及び各接続部は浮きや緩みがないように、しっかり固定してください。各接続部が確実に固定されていないと水栓が傾いたり、水漏れが発生するおそれがあります。

製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告 この表示を守らずに誤った取り扱いをすると、人が死亡、または重傷を負う可能性が想定されている内容を示しています。
注意 この表示を守らずに誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定されている内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
記号は、してはいけない「禁止」内容を示しています。

記号は、必ず実行していただく「強制」内容を示しています。

定期的に止水栓取り付け箇所や給水管、給湯管との接続箇所の点検がされていないと、水量調節や万一の漏水発生時に発見が遅れるおそれがあります。各接続箇所の確認が行なえない場合は、確認しやすい位置に点検ができる窓（点検口）を設置してください。

施工完了後は、水栓及び各接続部から水漏れのないことを確認してください。

銅管を曲げる際は、銅管が水栓本体端部で折れ曲がらないよう指を添えるなどしてゆるやかに曲げてください。
水栓本体端部

冬期に施工完了し、お客様にお引き渡しするまでの間、凍結による破損が予想されますので、水抜きなどの予防処置を行ってください。
（水栓に水抜き構造のあるものは水を抜いておいてください。）

記号は、触れてはいけない「接触禁止」を示しています。

警告

・本品は屋内設置用です。屋外では使用しないでください。・修理技術者以外の人は、水栓本体内部を分解しないでください。
・必ず製品に付属の部品を使用して施工してください。・この説明書に記載された項目以外は分解・改造しないでください。

外観寸法図

やけどをするおそれがあります
湯水を逆に配 管しないでください。

他所の水栓の使用などにより水 給湯に蒸気を使用しないでくだ圧変動が起こり、湯を使用中に さい。
湯温が急上昇することがあります。

湯側の配管には手を触れないでください。

151

湯蒸

水

やけどや家財などを濡らす
財産損害発生のおそれがあります
水抜き継手（または逆止弁付き水抜き継手）
は水抜き以外の目的で開けないでください（寒冷地仕様のみ）。また、湯側の水抜きをする場合は、事前に湯側で吐水して、高温の湯が出ないことを確認してから水抜きを行ってください。

気

湯

給湯温度は60℃以下で使用してください。60℃を超える高温でご使用になると浄水カートリッジが破損し、浄水器としての性能を維持できなくなる場合があります。

255※45 52

水取り付け穴
Φ35〜Φ39（※推奨Φ36）

注意
故障の原因になります

220(止水時)262(吐水時)

15°※最大取り付け厚350

水漏れで、家財などを濡らす
財産損害発生のおそれがあります
新設の場合、水栓を取り付ける前に、給水側・給湯側配管内のゴミなどを完全に洗い流してくだ
さい。

G1/2

60℃以下
止水栓

300

部品の確認

設置条件

保護材：浄水器部の取り付け前まで、はずさないでください。

■水圧条件■給水・給湯圧力範囲は動水圧0.05MPa〜静水圧0.75MPaです。この圧力範囲内でご使用ください。推奨圧力は静水圧0.2MPa〜0.3MPaです。給水圧力が静水圧0.75MPaを超える場合は、市販の減圧弁で静水圧0.2MPa程度の適正圧力に減圧してください。但し、給湯圧力は給水圧より高くならないように設定してください。
■給水・給湯配管は最短距離で配管し、配管には必ず保温材を巻いてください。

※給水圧力と給湯圧力は圧力差が少ない程、温度調節が容易になります。
※水道水の飲用基準に合格した水をお使いください。温泉水など異物を多く含む水には使用できません。

1.施工方法タグ1-❶水道配管の止水栓を閉め水抜きを行う

配管部の止水栓などにより通水を止めて、水抜きを行います。
●キー式●ハンドル式

浄水器部
本体部
付属品

水栓・付属品

品質表示タグ：
施工完了後、本体に取り付けておいてください。

ホースストッパー

タグ

パッキン
（内蔵）

パッキン
（内蔵）

ワンタッチカプラ

水抜き継手

施工完了後、お客様の目につくよう、水栓の近くに置いてください。
※吊り下げ袋は仕様により付属しない場合があります。

保護材：
ワンタッチカプラの取り付け前まで、はずさないでください。
ブレードホース

保護材：
取り付け穴に通す前にはずしてください。

Ｃリング
パッキン
（内蔵）

タグ

逆止弁付き
水抜き継手

タグ

ネジ式カプラ

水受けボックス※水抜き継手は仕様によりどちらかになります。

準
備
する部品

その他
施工説明書
取扱説明書

●シンク下の止水栓

吊り下げ袋

寒冷地仕様のみビス●マンションなどの中高層住宅の止水栓ボックス

止水栓（例）
水量調整及び器具の点検を容易にするために、別途止水栓を必ず用意してください。
※ネジ規格はG1/2です。

※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

止水栓

1-❷蛇 口 取 付 ナット、座 金 、パッキンを取りはずす
ワンタッチカプラを右図の位置にして蛇口取付ナット、座金、パッキン1枚を固定ネジからはずしてください（もう1枚のパッキ固定ネジ
ン は 残して お き ま す ）。
ブレードホース先端の保 ワンタッチ護材をとりはずします。
カプラ

フレキシブルホース

パッキン

パッキン
座金
蛇口取付ナット※寒冷地仕様の場合、ワンタッチカプラはフレキシブルホースに接続されていません。フレキシブ
ルホースの末端が図のワンタッチカプラの位置となります。

1-❸本体部の取り付け（側面図）

レバー

ハンドル
本体部の下面にパッキン１枚が付いていること（※１）
を確認し、フレキシブルホースを引き出しワンタッチカプラを右図の位置にしてください（※２）。
ワンタッチカプラの位置固定のため、タグを一度はずし、右図の位置に付け タグ替えると施工しやすくなります（右図の位置にワンタッチカプラがないと、 スパウト座金、蛇口取付ナットが固定ネジまで （※3）
届かず施工できません）。
パッキン（※1）
取り付け穴に本体部を差し込み、パッ 固定ネジ
キン、座金、蛇口取付ナットの順に本体部の固定ネジに取り付け軽く仮止めし ワンタッチカプラ（※2）
ます。
本体部の「takagi」ロゴが正面を向くよ パッキン
うに合わせたあと、蛇口取付ナットを矢 座金印の方向に充分に締め込み、スパウト 蛇口取付及びレバーハンドルが左右均等に動く ナットことを確認してください。
（ 微調整の際天板は、蛇口取付ナットを少し緩め調整してください。調整後は混合栓用締付工具で増し締めしてください。）
本体部取り付け後に、スパウトを下に下げてください。
（※3）
39
タグは天板に本体部固定後、取りはず（対辺38㎜用）してください。

注意

水漏れで、家財などを濡らす財産
混合栓用締付工具
損害発生のおそれがあります
蛇口取付ナットは混合栓用締付工具を使用して、しっかり締め込んでください。

注意

破損の原因となります
蛇口取付ナットを締め込んだ状態で向きの調整をしないでください。

天板に本体部を取り付ける際、不安定な場合は「あて木」
注意 などで補強を行ってください。
※寒冷地仕様の場合
ワンタッチカプラはフレキシブルホースに接続されていません。接続方法
は「1-❻の寒冷地仕様の場合」をご参照ください。

1-❹止水栓にネジ式カプラを取り付ける

ネジ式カプラの中のパッキンが脱落していないか確認してネジ式ください。
カプラ①ネジ式カプラの C リングをは ②止水栓にネジ式カプラを取り付けます。
※ネジ式カプラは平行ネジ（Gネジ）です。
ずし、「ゆるむ→」
方へ回します。

※止水栓がテーパーネジ(Rネジ)の場合は、テーパーネジ（Rネジ)用アダプターを使用してください。

ネジ式カプラ黒ナットパッキン

銅管先端の保護材を取りはずします。

通常仕様・・・・逆止弁あり
寒冷地仕様・・・逆止弁なし
逆止弁

平行ネジにはシールテープを巻かないでください。
止水栓にネジ式カプラを取り付けた際、充分にネジ式カプラが締め込まれているか確認してください。

Cリング

下に引く

銅管を曲げる際の注意点

注意 水漏れで、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります②銅管（湯水混合）を正面からみて15°右に曲げます。

銅管(湯水混合)の曲げ位置
取付面から90(参考値）

20〜30（参考値）②ブレードホースを白い線までネジ式カプラに差し込みます。
③ネジ式カプラの赤いシー ル が 見えなくなるまで黒ナットを締めます。

白い線④Cリングをネジ式カプラの青色の溝にハメ込みます。

②ブレードホース完成図
ブレードホースを白い線の位置まで差し込んでいる。
ネジ式カプラの青色の溝にCリングがはまっている。
赤いシールが見えない位置まで黒ナットが下がっている。

Cリング

③

黒ナット

15°

Cリングタグ

ネジ式カプラ Cリングタグは全施工完了後、取りはずしてください。

赤いシール

注意 水が出なくなるおそれがあります①

ブレードホース(湯側・水側)の施工上の注意点②③

半径60㎜以上①銅管にワンタッチカプラをカチッと音がするまで確実に差し込んだあと、フレキシブルホース銅管を引っ張ってはずれないことを確認します。
②Cリングをワンタッチカプラに取り付けます。C
リングの取り付けは、必ずワンタッチカプラと銅管を接続したあとに行ってください。
確認
先にCリングを取り付けるとワンタッチカプラゆるめるな
確認
水漏れの恐れありを銅管へ接続できません。
Cリングを取り付けたあと、フレキシブルホースを引っ張ってはずれないことを再度確認します。
（ 接続が不完全な場合、漏水の原因となワンタッチ フレキシブル フレキシブルホースをります）
下に引っ張り確認する。
カプラホース

寒冷地仕様の場合ワンタッチカプラ※パッキン内蔵④＜シンク下での水受けボックス、ホースストッパー設置位置の目安＞

水抜き継手※パッキン内蔵①

水抜き継手※水抜き継手は、仕様によってどちらかになります。

注意：
設 置 位 置 A には天板 の厚みが含まれています。

床面

フレキシブルホースのセッティングの仕方

フレキシブルA ホースストッパー位置 Ｂ
ホースの長さ 設置位置
通常仕様

1050㎜

360㎜

520㎜

寒冷地仕様

1050㎜

370㎜

510㎜

寒冷地仕様
逆止弁付き水抜き継手

1050㎜

380㎜

520㎜

水抜き継手

③銅管にワンタッチカプラをカチッと音がするまで確実に差し込み引っ張ってはずれないことを確認する。
④Cリングを取り付けたあと、フレキシブルホースを引っ張ってはずれないことを確認する。

注意 水漏れのおそれがあります

フレキシブルホース

フレキシブルホース、水抜き継手、ワンタッチカプラの接続には適切な工具を使用し、締め込み後は充分に締め込まれているか確認してください。

1-❼水道配管の止水栓を開ける

レバーハンドルが閉じていることを確認してから、配管部およびシンク下の止水栓（湯側・水側）を開けます。

1-❽浄水器部を取り付ける前に給水管内のゴミなどを洗い流す
レバーハンドルを上げて左右に振り、給水・給湯管内のゴミなどを完全に洗い流してください。その後レバーハンドルを下げて閉じてください。
レバーハンドル注意

フレキシブル
ホース先端の保護材をとりはずします。

1-❾浄水器部を取り付ける
グリップ

締め付けナット②浄水器部のグリップを持って締め付けナットにまっすぐ入れます。
締め付けナット

吐水が飛び散らないよう注意してください。

③締め付けナットを固定して浄水器部のグリップを回転させて取り付けます。
締め付けナット

グリップ

浄水器部は斜めに取り付けないでください。
浄水器部側のネジ山が削れて故障や水漏れの原因になります。

2-❶引き出し・収納がスムーズに行えるか確認する

浄水器部の引き出し、収納を数回行い、正常に戻ることを確認してください。スムーズに出し入れ出来ない場合は、フレキシブルホースが給水・給湯の銅管部や、水受けボックスに干渉している可能性があります。位置を調整してフレキシブルホースの通る空間を確保してください。

●水 漏れ事 故 防止のため、当 社 製 水 栓 金 具「みず 工 房」以 外のものに取り付けないでください。
● 水 栓 本体 のスパウトから水 が 多 量に入った際には、水 受けボックスを取りはずし、滞 留 水を捨 ててください 。
●フレキシブルホース が 最 も 引き出された 状 態 で、フレキシブルホースの 最下 端 が 水 受けボックスから外に出ないように、ホーストッパー の 位 置を調 節してください。
● 変 形するおそれ が あります。４０℃以 上にならないような場 所に設 置してください 。

天板

設置位置一覧表Cリング ②水抜き継手にワンタッチカプラを取り付ける。
（赤色）
ワンタッチカプラの中のパッキンが脱落していないか確認してください。
逆止弁付きパッキン

フレキシブルホースを回転させて取り付けるとホースがねじれ、故障の原因になります。

2.取り付けが終わったら

1-❿水受けボックスを設置する場合

90

パッキン

②①締め付けナットを引っ張り、ネジ部のミゾが見える状態にします。

250

水抜き継手の中のパッキンが脱落していないか確認してください。

銅管（湯水混合）浄水器部
フレキシブルホースA①フレキシブルホースに水抜き継手を回して取り付ける。

③

せまい

R60以上
①ブレードホースの折れに注意してください。ブレード
ホースを最小曲げ半径（６０㎜）よりも小さく曲げて使用すると、ブレードホースが折れることがあり、折れた部分で早期破壊を生じる可能性があります。施工時には最小曲げ半径（６０㎜）よりも小さく曲げなR60以上いように、注意してください。
②ブレードホース端面から極端に屈曲して、施工しな取り付けの間隔がせまく、標準のブレードホースが屈曲してしまう場合は、４００㎜いでください。
タイプまたは５８０㎜タイプのブレードホースを用いて屈曲しないよう、図の様に③ブレードホース同士の不要な接触は避けてください。
取り付けてください。
外部補強層の摩耗による外傷でブレードホースの性能が劣化するおそれがあります。

【手順②】

Cリング

銅管（湯水混合）

水栓本体端部

25〜35(参考値)【手順①】

ワンタッチカプラ

銅管を曲げる際は、銅管が水栓本体端部で折れ曲がらないよう指を添えるなどしてゆるやかに曲げてください。

銅管(湯側・水側)の曲げ位置
取付面から60〜70(参考値）

漏水の原因となります

注意 必ず【手順①】〜【手順②】に従ってCリングをワンタッチカプラへ取り付けてください。

フレキシブルホース

1-❺銅管（湯側・水側）を曲げてネジ式カプラとブレードホースを接合する①銅管（湯側・水側）を取付面から60〜70㎜の位置で曲げます。

①フレキシブルホースをシンク下に引き出し銅管(湯水混合)に接続してください。

【要確認】

止水栓

水漏れのおそれがあります1-❻フレキシブルホースを吐水口側の銅管(湯水混合)に取り付ける

通常仕様の場合

寒冷地仕様の場合

寒冷地仕様(逆止弁付き水抜き継手)の場合

2-❷止水栓で吐水量を調節する使 用 時 、水 側 全 開 および 湯側全開のときの吐水量が最適となるように水側・湯側の2つの止水栓を調節してください。

レバー
ハンドル

止水栓

ホースストッパー位置2-❸各接続部の水漏れがないかをチェックする 2-❹本体部がガタついていないかをチェックする
施工完了後は、配管接続部、ネジ式カプラおよび水栓から水漏れのないことを確認してください。

ホ ー ス
ストッパー

施工完了後、本体部にガタつきがある場合は、蛇口取付ナットを回し、締め込んでください。
蛇口取付ナットB

施工完了後、品質表示タグは本体に取り付けておいてください。
①②③④

免責事項
以下の事項にて発生した損失や損害に対して株式会社タカギは一切責任を負うものではないことをあらかじめご了承ください。
ご利用はお客様の責任で行っていただきますようお願いいたします。

壁床

フレキシブルホースが水受けボッ 調節した位置でフレキシブルホース マーキングした位置にドライバーでビスを 水受けボックスの穴をビスに通しクスの 中に収まるように水 受 け を抜き、ビス取り付け位置を図のよ 取り付けます。ビスは水受けボックスの厚 ます。
ボックスの高さを調節します。
うにペンなどでマーキングします。 み分残して締め込んでください。

⑤

フレキシブルホースの収納と水受けボックスの取りはずし方【収納】

フレキシブルホースを収【取りはずし】納します。

壁
水受けボックスを下に引いて固定します。

フレキシブルホースをはさみ込みます。

ホース
ストッパー

ボックスを持ち上げ（①）
手前に引いて（②）
取り① はずします。

床1-⓫ホースストッパーを取り付ける

1- 10 設置位置一覧表参照。

② 左図のようにして水受け完成

ホースストッパー位置は1-❿の〈シンク下での水受けボックス、ホースストッパー設置位置の目安〉を参照してください。
【取り付け上の注意】

浄水器 部 の 引き出しすぎにより、フレキシブルホースが元の 位 置に戻らないおそれがあります。フレキシブルホースが元の 位 置に戻るように、引き出し長さをホース ストッパーで 調 節してくだ さい 。な お、水 受けボックスをご使 用の場合は、フレキシブルホースが最も引き出された状 態で、フレキシブルホースの 最下 端 が 水 受 けボックス から外 に出 ないようにホースストッパーの位置を調節してください。

ホースストッパー
フレキシブルホース
水受けボックス

1. 施工説明書などに基づかない施工、専門業者以外による移動・分解・改造などに起因する不具合。
2. 建築躯体の変形（強度不足・ゆがみ）など製品本体以外の不具合に起因する製品の不具合。
3. 電気・給水などの供給で指定された以外の環境に起因する故障および損傷。
4. 自然現象や住環境に起因する結露、染み出し・かびなどの現象。
5. 水道に関する国の基準（水道法）に定められた飲料水の水質基準に適合しない水を給水したことに起因する不具合。

■アフターサービスについて破損した部分の交換や設置、使用上のご不明な点など、本商品に関する事柄は、当社までお問い合わせください。

■商品に関するお問い合わせは
タカギ・コミュニケーションセンター

通話料
無 料

24 時間電話受付（年中無休）

http://www.takagi.co.jp/