○経済産業省令第三十三号

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（昭和四十二年法律第百四十九号）の規

世耕弘成

定に基づき、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。
平成二十九年三月三十一日

経済産業大臣

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する規則

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則（平成九年通商産業省令（改正の対象となる規則の一部改正）
第一条

改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線

前条に定める表中の傍線及び二重傍線の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。

第十一号）の一部を、別表により改正する。
第二条
一を付した部分のように改めること。

二

条項番号その他の標記部分に二重傍線を付した規定（以下「対象規定」という。）を改正前欄に掲げている場合であって、これに対応するものを改正後欄に掲げていないときは、当該対象規定を削り、対象規定を改正後欄に掲げている場合であって、これに対応するものを改正前欄に掲

則げていないときは、当該対象規定を加えること。
附

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

（施行期日）
第一条

この省令の施行の際現に設置されている法第三十七条に規定する特定供給設備（貯蔵能力が（経過措置）
第二条

一万キログラム以上のバルク貯槽による供給に係るものに限る。）であって、この省令による改正後の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第五十四条第二号ロ

める技術上の基準に適合していないものについては、なお従前の例による。に定（２）※ 官 報 掲 載 時 は 【別 表 】の体 裁 によ る 新 旧 対 照 表 を 挿 入

別表正後

正前

（ 供 給 設備 の 技 術 上 の 基 準 ）第十八条 法第十六条の二第一項の経済産業省令で定める供給設
備（バルク供給に係る ものを 除 く。以下こ の条において同 じ。
）の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一～二十一 ［ 略 ］
二十二 第十六条第十三号に基づき液化石油ガスを体積により販売する場合にあっては、次のイ又はロに掲げるもの及びハに掲げるものが告示で定める方法により設置されていること。ただし、その設置場所又は一般消費者等の液化石油ガスの消 費 の 形 態 に 特 段 の 事 情 が あ る と き （ ロ に 掲げ る も の に あ っては、告示で定める場合を含む。）若しくは消費設備の所有者又は占有者からその設置の承諾を得ることができないときは、この限りでない。
イ 一定のガス流量を検知したときに自動的にガスの供給を停止する機能その他告示で定める機能を有するガスメータ
ーロ・ハ ［略］
二十三 ［略］（供給設備の点検の方法）
第三十六条 法第二十七条第一項第一号に規定する保安業務に係る法第三十四条第一項の経済産業省令で定める基準は次のとおりと す る 。
一 点 検 は 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲げ る 供 給 設 備 の 種 類 ご と に 、 それぞれ同表の中欄に掲げる事項について同表の下欄に掲げる

改

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の一部改正に関する表（第一条関係）
改（供給設備の技 術上の基準）
第 十 八 条 法 第 十 六 条 の二 第 一 項 の 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 供 給 設備（バルク供給に係るものを除く。以下この条において同じ。
）の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一～二十一 ［略］
二十二 第十六条第十三号に基づき液化石油ガスを体積により販売する場合にあっては、次のイ又はロに掲げるもの及びハに掲げるものが告示で定める方法により設置されていること。ただし、その設置場所又は一般消費者等の液化石油ガスの消費の形態に特段の事情があるとき（ロに掲げるものにあっては、告示で定める場合を含む。）若しくは消費設備の所有者又は占有者からその設置の承諾を得ることができないときは、この限りでない。
イ 異常なガス流量を検知したときに自動的にガスの供給を停止する機能及びその旨の表示を行う機能を有するガスメ
ー ター
ロ・ハ ［略］
二 十 三 ［略 ］
（供給設備の点検の方法 ）第 三 十 六 条 法 第 二 十 七 条 第 一 項第 一 号 に 規 定 す る 保 安 業 務 に 係る法第三十四条第一項の経済産業省令で定める基準は次のとおりとする。
一 点検は、次の表の上欄に掲げる供給設備の種類ごとに、それ ぞ れ 同 表 の中 欄 に 掲 げ る 事 項 に つ い て 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る回数で行うものとする。
点検を行う事項

点検の回数

供給設備の種類点検を行う事項

回数で行うものとする。

［略］
［略］

イ 特定 供給 設備以外の供給設備（バ ルク供給に係る ものを除く。）［略］
第十八条第三号チ、第十号（地下室等に係る供給管 の部分及び亜鉛めっきを施した供給管又は亜鉛めっきを施した供給管に防しょくテープを施したものであって地盤面下に埋設したもの（地下室等に係る供給管の部分を除 く。）に限り、ポリエチレン管を使用している供給管を 除く。）及び第二十一号に掲げる基準に関する事
項

（2）
（1）

供給設備の種類イ 特 定供 給 設備以外の供給設備 （バ ルク供給に係るものを除く。）［略］
第 十八 条第 三号チ 、第 十 号 （地下室等に係る供給管（ポリエチレン管を 使用しているものを除く。）の部分
及び 亜鉛めっきを 施 した 供 給 管（防 しょ くテー
プを 施 し た も のを含 み 、 機能を損 な う おそ れ のある腐しょくが生じないものを除く。）であって地盤面下に埋設したもの（地下室等に係る供給管 の部分を 除く。 ）に 限 る 。
）及び第二十一号に掲げる基準

（2）
（1）

点 検 の回数［略］［略］

に関する事項［ 略］
第十八条第二号イ及びハからトまで、第三号
イ、 ホ 及 び ヘ 、第五号（調整器と ガ ス メー ターの間の部分に限る。）、第六号、第十 号（地下室等に係る供給管 の 部分 、 亜 鉛めっきを 施した供給管（防しょく テ ー プを 施 したものを含み、機能を損なうおそれ のある腐 しょくが生じないものを除く。）
で あ っ て 地 盤面下に埋設したもの（地下 室等に係る供給管の部分を除く。）及びポリエチレン管を使用してい（3）
（4）

［略］
［略］

［略］
第十八条第二号イ及びハからトまで、第三号
イ、ホ及びヘ、第五号（調整器と ガ ス メー ターの間の部分に限る。）、第六号、第十号（地下室等に係る供給管 の 部分 、 亜 鉛めっきを 施した
供 給 管 又は 亜 鉛めっきを 施した供給管に防しょくテープを施したものであって地盤 面下 に埋 設したもの（地下室等に係る供給管 の 部分を 除 く。）及びポリエチレン管 を使 用している供給管を除く。）、第十一 号、第 十四（3）
（4）

［ 略］
［略］

ロ 特 定供 給 設
備以外の供給設備（バルク供給に係 るものに限る。）る供給管を除く。）、第十一号、 第 十 四 号 並びに第 二 十 号ハ に掲げる基準に関する 事項［略］
第 十 九 条第 七号（第十八条第十号（地下室等に係る供給管（ポリエチレン管を使用しているものを除く。）の部分及び亜鉛めっきを施した供給管（防しょくテープを施したものを含み、機能を損なうおそれ のある腐 しょくが生じないものを除く。）
で あ って 地 盤 面下に埋設したもの（地下室等に係る供給管の部分を除く。）に
（2）
（1）

［略］
［略］

ロ 特定 供給 設備以外の供給設備（バ ルク供給に係るものに限る。）

号並びに 第二 十号ハに掲げる基準に関する事項［略］
第十九条第七号（第十八条第十号（地下室等に係る供給管の部分及び 亜鉛 めっき を 施 した 供給管 又は 亜鉛 めっき を 施 した 供給管に防しょくテー プを 施したものであ って 地盤面下に埋設したも の（地下 室等に係る供給管の部分を除く。
）に限り、ポリエチレン管を使用している供給管を 除く。）及び第二十一号に係る部分に限る

（2）
（1）

［略］
［略］

限る。）及び第二十一号に係る部 分 に 限 る 。）
掲げる基準に関する事項［略］
第十九条第一号チ、リ並びにワ、第二号イ、ハ並びにホ（第一号チ、リ及びワに係る部分に限る。）、第三号ロ 、ハ 及 び、ニ 並 び に
ホ 及 び 並びに第 七 号 （第 十八条第五号（調整器とガスメーター の 間 の 部 分に限る。）、第六号、第十号（
地下 室等に係る供給 管 の部分、亜鉛めっきを施した供給管（防しょくテープを施し たも のを含
(10)
(2)

（4）
（3）

(2)
(6) (9)

［略］
［略］

(2)
(6) (9)。）に掲げる 基
準に関する事項

（4）
（3）

［略］
第十九条第一号チ、リ並びにワ、第 二号イ、ハ並びにホ（第一号チ、リ及びワに係る部分に限る。）、第三号ロ 、ハ 及 び、ニ 並 び にホ 及び 並びに第七号（第十八条第五 号（調整器とガスメーターの間の部分に限る。）、第六 号 、第 十 号 （地下 室等に係 る供給管 の部分、亜鉛めっきを 施し た 供 給 管 又は亜鉛めっきを施した供給管に防(10)
(2)

［略］
［略］

ハ 特 定供 給 設備（バルク供給 に係るも のを 除 く。 ）み、機能を損なうお それのある腐 し ょ くが 生じないものを除く。）であって地盤面下に埋設したもの（地下室等に係る供給管の部分を除 く。
）及びポリエチレン管を 使用している供給管を除く。）、第十一 号 、第 十 四 号及び第二十号ハに係る部分に限る。 ）に 掲げ る基準に関する事
項［略］
第 五 十三 条 第二号ヌ及び第四号（第十八条第十号（地下室等に係る供給管（ポリエチレン管を使用しているものを 除 く。）
（2）
（1）

［略］
［略］

ハ 特定供給設備（バルク供給に係るものを 除く 。）

しょくテープを施したものであって地盤面下に埋設したもの（地下室等に係る供給管 の 部分を除く 。） 及び ポ
リ エ チレン 管を使用している供給管を 除 く。）、第十一 号、第十四号及び第 二十号ハに係る部分に限る。）に掲げ る 基 準に 関する事項［略］
第五十三条第二号ヌ及び第四号（第十八条第十号（地下室等に係る供給管の部分及び 亜鉛めっき を施 した 供給管 又は亜鉛め

（2）
（1）

［略］
［ 略］

の部分及び亜鉛めっきを 施した供給管（防しょくテープを施した も の を 含 み、機能を損なうおそれのある腐しょくが生じないものを除く。）
で あ って 地 盤 面下に埋設したもの（地下 室等に係る 供給管の部分を 除く。）に限る 。 ）及び第二十一号に係る部分に限る。）に掲げる基準に関す る事項［ 略］
第五十三条第一 号 イ 、ロ 及 び
ニからチまで、第 二 号 イ 、ロ 、
ト 及 び チ 、第 四号（第十八条第六号、第十号（
地下室等に係る（4）
（3）

［略］
［略］

っきを施した供給管に防しょく
テー プを 施し たものであって地盤面 下に 埋設 したもの（地下室等に 係る 供給管の部分を除く。
）に限り、ポリエチレン管を使用している供給管を 除く。） 及び第二十一号に係る部分に限る。 ） に 掲げ る 基準に関する事項［略］
第五十三条第一 号 イ 、ロ 及 び
ニからチまで、第 二 号 イ 、ロ 、
ト及びチ、第四号（第十八条第六号、第十号（
地下 室等に係る（4）（3）

［略］
［略］

ニ 特定供給設
備 （バ ルク 供給に係るものに限る。）

供給管 の部分、亜鉛めっきを施した供給管（防しょ くテー プ を施 し た も の を含み、 機能を 損 なうおそれのある
腐 し ょ くが 生 じないものを除く。）であって地盤面下 に埋設したもの（地下室等に係る供給管の部分を除く。
）及びポリエチレ ン 管 を 使 用した供 給管を 除 く。）及び第二十号ハに係る部分に 限 る 。） に 掲
げ る 基 準 に 関する事項［ 略］
第五十四条第三 号 （ 第 十八 条
第十号（地下室等に係る供給管（ポリ エ チレン（1）
（2）

［略］
［略］

ニ 特定供給 設備（バルク供給 に係 る も のに限る。）

供給管の部分、亜鉛めっきを施した供給 管又は亜鉛めっきを施した 供給 管に 防し ょ く テ ー プを施し たも ので あって 地 盤 面下 に埋設 したも の （地下 室等に係る供給管 の 部分を除く。）及び ポ
リ エ チレン 管を使用した供給管を 除 く。 ）及び第二十号ハに係る部分に限る。
）に掲げる基準に関する事項［略］
第 五 十 四 条第三 号 （ 第 十八 条
第十号（地下 室等に係る供給管の部分及び亜鉛（1）（2）

［略］
［略］

管を使用しているものを除く。
）の部分及び亜鉛めっきを施した供給管（防しょく テー プを 施したものを含み、機能を損なうおそれのある腐しょくが生じないものを除く。
）であって地盤面下 に埋設したも の （ 地 下 室等に係 る 供 給管 の部 分 を 除 く 。）に限 る 。 ）及び第 二 十 一 号 に係る部分に限る。
）に掲げる 基準に関する事項［ 略］
第五十四条第一号（第十九条
第二号ハ及びホ（第一号チ、リ及 び ワ に 係 る部分に 限 る 。 ）並
（3）
（4）

［略］
［ 略］

めっきを 施した
供 給 管 又は 亜 鉛めっきを 施した供給管に防しょくテ ープを施 したものであって地盤 面下 に埋 設したもの（地下室等に係る供給管 の 部分を 除 く。）に限り、ポリ エ チレン 管 を使用している供給管を除く。）
及び第二十一号に係る部分に限る 。 ） に 掲げ る
基準に関する事
項［略］
第 五 十 四条 第一号（第十九条
第二号ハ及びホ（第一号チ、リ及び ワに 係る 部分に限る。）並（3）
（4）

［略］
［略］

び に 第 五 十三 条
第一 号イ及びロに係る部分に限る。 ）、第 二 号
ロ から まで、ホ（第十九条第三号ハ 及びに係る部分に限 る 。 ）、 ヘ （第十九条第三号
ニ に 係 る 部分に限る。）及びト （ 第 十 九 条第三 号ホ 及びに係 る 部 分 に 限る。）並びに第三号 （第十八条第六号、第十号（ 地 下 室等 に 係る供給管の部分、亜鉛めっきを施した供給管（防しょくテープを施したものを含み、機能を損なう お そ れ の ある腐 しょくが生じないものを除びに第五十三条第一号イ及びロに係る部分に限る。）、第二号
ロ から まで、ホ（第十九条第三号ハ 及びに係る部分 に限る 。 ） 、ヘ（第十九条第三号
ニ に係る部分に限る。）及びト （ 第 十 九 条第三号ホ 及びに係る部分に限る。）並びに第三 号 （ 第 十八 条第六号、第十号（ 地 下 室等 に 係る供 給管 の部分、亜鉛めっきを施した供給管又は亜鉛めっきを施した供給管に防しょくテープを施したものであって地盤面下に埋設したもの

(6)

(1)

(2)

(10)(2)

(1)

(2)

(3)

(9)(3)(9)(6)(10)(2)

く。）で あって地盤面下に埋設したもの（地下室等に係る供給管の部分を除く。） 及び ポリ エチレン管を使用している供給管を 除 く 。） 及 び
第二十号ハに係る部分に限る。
）に掲げ る基準に関する事項

［略］

調査の回数

イ 第四十四条
第一号に掲げ消費設備の種類（地下 室 等に 係る供給管の部分を除く。）及びポリエチレン管を 使 用し て い る供給管を 除く。
）及び第二十号
ハに係る部分に限 る 。 ） に 掲げ
る 基 準 に 関す る事項

調査を行う事項

第四十四条第一号ヘ（地下室［ 略］

調 査の 回 数

二 ［略 ］
二 ［略］
２ ［略］
２ ［略 ］（ 消 費 設 備 の調 査 の 方 法 ）（消費設備の調査の方法）
第三十七条 法第二十七条第一項第二号に規定する保安業務に係 第三十七条 法第二十七条第一項第二号に規定する保安業務に係る法第三十四条第一項の経済産業省令で定める基準は、次のとる法第三十四条第一項の経済産業省令で定める基準は、次のとお りと す る 。
お りと す る 。
一 調査は、次の表の上欄に掲げる消費設備の種類ごとに、そ一 調査は、次の表の上欄に掲げる消費設備の種類ごとに、それ ぞ れ 同 表 の 中 欄 に 掲げ る 事 項 に つ い て 同 表 の 下 欄 に 掲げ る
れ ぞ れ 同 表 の中 欄 に 掲 げ る 事 項 に つ い て 同 表 の 下 欄 に掲 げ る
回数で行うものとする。
回数で行うものとする。
調査を行う事項
第四十四条第一号ヘ（地下室（1）

消費設備の種類イ 第四十四条
第一号に掲げ（1）

る 消 費設 備等に係 る配管（ポリエチレン管を 使 用 し た ものを除 く。）の部分及び亜鉛めっきを 施 した配管
（防しょくテープを 施 したも のを含み、機能を損なうおそれ のある腐 しょくが生じないものを除く。）であって地盤面下に埋設し たも の（地下室等に係る配管の 部分を除く。 ） に 限る 。）
及びヲ（地下 室等 に 係 る部 分 に限 る 。 ） に 掲げる 基 準 に 関す る事項
第 四 十 四 条第一号イ（配管及びガス栓に係る部 分 に 限 る 。）
、ロ、ヘ（地下（2）［略］

る消費設備等に係る部分及び亜鉛めっきを施した配管又は亜鉛めっきを施した 配管 に防 しょくテープを施したものであって地盤面下に埋設し たも の（地下 室等 に 係 る 配管 の 部分を 除 く。）に限り、ポリ エ チレン 管を使用した ものを除く。）及びヲ（地 下室等に 係る部分に限る。
）に掲げる基準に関する事項

第四十四条第一号イ（配管及びガス栓に係る部分 に限 る。 ）、ロ 、ヘ（地下（2）［略］

室等 に係る 部分、亜鉛めっきを施した配管（防しょ くテー プ を施 し た も の を含み、 機能を 損 なうおそれのある
腐 し ょ くが 生 じないものを除く。）であって地盤面下 に埋設したもの（地下室等に 係る配管 の部分を 除 く。）
及びポリエチレン管を使用したものを 除 く。）、ト、ヌ、ヲ（地下 室等に係る部 分 を 除く 。 ）、ワ 、カ 、ヨ 、タから まで 及び（及 び に係る部分に限る。）、ツ（不完全燃焼す る 状 態 に至った 場合 に当 該
(i）

(1)
(i）
(iv）
(2)
(i）
(iv）
(1)

室等 に係 る部 分、亜鉛めっきを施した配管又は亜鉛めっきを施した 配管 に防 しょくテープを施したものであって地盤面下に埋設し たも の（地下 室等 に 係 る 配管 の 部分を 除 く。）及びポリエチレン管を 使用したものを除 く。）、ト、ヌ、ヲ（地下室等に係る部分を除く。） 、ワ 、カ 、ヨ、タからまで及び（及び に係る部分に限る。）、ツ（不完
全 燃 焼す る 状 態に至った場合に当該燃焼器へのガス供給を自動的に遮断し燃焼(iv）
(1)
(i）
(1)
(i）
(2)
(iv）
(i）

ロ 第 四 十四 条
第二号に掲げる 消 費 設備

燃焼器へのガス供 給 を 自動 的 に遮 断 し 燃 焼 を停止する機能を有
す ると 認 め ら れるものを除く。
）、ネ 及 び並 び に ム に 掲げ
る 基 準 に関 す る事項［略］
第四十四条第二号イ （第四十四条第一号へ（地下室等に係る配管（ポリエチレン管を使用したものを除く。）の部分及び亜鉛めっきを施した配管 （防しょくテープを施したものを含み、機能を損なう
お それ の あ る 腐
しょ くが 生 じ ないものを除く。
）であって地盤
（1）
（2）

(2)

(7)

［ 略］
［略］

ロ 第四十四条第二号に掲げる消費設備を 停 止す る 機能を有すると認められるものを除く。 ）、 ネ 及び 並びにムに掲げる基準に関する事項

(7)

(3)

(2)

［略］
第四十四条第二号イ （第四十四条第 一号 ヘ
（ 地 下 室等 に 係
る 部 分及 び 亜 鉛めっきを 施した配管又は亜鉛めっき を 施 した配管に 防 しょくテー プを 施 し た ものであって地盤面下に埋設したも の （ 地 下 室等に係る配管の部分を 除く。）に
限 り 、ポリエ チ
レン管を 使用し（1）（2）

(3)

［略］
［略］

面下に埋設したも の （ 地 下 室等に係る配管 の部分を除く。）に限る。）に係る部分に限る。）
及び （地下室等に係る部分に限る。）に掲げる 基 準 に 関す る事項
第四十四条第二号 イ 、 （第十八条第十号に係 る 部 分 に 限る。）、 （同条第二十号ハに係る部分に限る。）、 （第四十 四 条 第 一 号ロ
及びへ（地下 室等に係る部分、亜鉛めっきを施した 配管 （防しょくテープを施したものを含み、機能を損なう
お そ れ のあ る 腐
（3）

(3)

(7)

(8)

(6)

(5)

［ 略］

(6)

(3)

(7)(5)たものを除く。
）に係る部分に限る。）及び（地 下室等に 係る部分に限る。
）に掲げる基準に関する事項

第 四十 四条 第二号イ 、 （第 十 八 条 第十 号に係る部分に限る。）、 （同条第 二十号ハに係る 部分 に限 る。）、 （第四十四 条第 一 号 ロ
及びヘ（地下 室等に係る部分、亜鉛めっきを施した配管 又は 亜鉛めっきを施した配管に防しょくテ ープを施 したものであって（3）［略］(8)しょくが生じないものを除く。
）であって地盤面下に埋設したもの（地下室等に係 る配管 の部分を除く。）及びポリエチレン管 を 使 用し た ものを除く。）に係る部分に限る。 ） 、 （地下室等 に係る 部分を 除 く。 ） 、（同 号ヨ 、 ツ （不完全燃焼する状態に至った場合に当該燃焼器へ のガ ス の 供 給を 自 動 的に 遮 断し燃焼を停止する機能を有すると認められるものを除く。）、
ネ 及び 並 びにムに係る部分に限る。 、（同 号タか(2)(3)

地 盤 面 下 に埋 設したもの（地下室等 に係 る配 管の部分を除く。
）及 びポリエ チ
レン管を 使用したものを除く。
）に係る部分に限る 。 ） 、 （地下 室等に係る部分を 除 く。）、 （同号ヨ 、ツ（不完全燃焼す る 状 態 に至 った場合に当該燃焼 器 へ の ガス の供 給 を 自動 的 に遮断 し燃 焼を停止す る機能を 有
すると 認 められるものを除く。
）、ネ 及び並びにムに係る部分に限る。
、 （同号タから まで及（及に係る部分びび(9)(2)(3)(8))

(i）
(iv）
(2) (10)
(i）
(iv）
(1)
(i）
(1)

(9))

(1)
(i）
(10)

(8)

ら まで 及び（及びに係る部分に限る。 ）に 係る 部分に限る。）及び （同号イ（配管及びガス栓に係る部分に限る。）及びヌに係る部分に限る。 ）並 び に ロ、 （第十八条第二十号イ及びハに係る部分に限る 。 ） 及びに掲げる基準に関する事項
二～四 ［ 略 ］
（消費設備の技術上の基準）
第四十四条 法第三十五条の五の経済産業省令で定める消費設備の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 次号に掲げるもの以外の消費設備は、次に定める基準に適合すること。
イ～ヌ ［ 略 ］
ル 末端ガス栓と燃焼器とを硬質管、液化石油ガス用継手金具付低圧ホース、ゴム管等を用いて接続する場合は、その使用 条件 に照ら し 適 切 な も のを 用い るこ とに限る。）に係る部分に限る。
）及び （同号
イ（配管及びガス 栓 に係 る 部 分に限る。）及びヌに 係る 部分に限る。）並びに
ロ 、 （第十八 条第 二 十 号 イ及びハに係る部分に限る。）及
び に 掲げ る 基
準に関する事項
(1)

(13)

(2)

二～四 ［ 略 ］
（消費設備の技術上の基準）
第四十四条 法第三十五条の五の経済産業省令で定める消費設備の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 次号に掲げるもの以外の消費設備は、次に定める基準に適合すること。
イ～ヌ ［ 略 ］
ル 末端ガス栓と 燃焼器とを硬質管、液化石油ガス 用継手金具付低圧ホース、ゴム管等を用いて接続する場合は、告示で定める規格に適合するものを用いること。

(3)

(iv）
(2)
(1)
(3)

(i）
(iv）
(1)
(i）

(13)

(2)

ヲ～ム ［ 略 ］
二 ［略 ］（バルク供給に係る特定供給設備の技術上の基準）
第五十四条 法第三十七条の経済産業省令で定める特定供給設備（バ ルク供給に 係 るものに限る。）の技術上 の基 準は 、次 の各号に掲げるものとする。
一 ［略］
二 バルク貯槽は、次に掲げる基準に適合すること。
イ ［略］
ロ 次の基準に適合するものであること。
［略］
貯蔵能力が三千キログラム以上のバルク貯槽（次の表に 掲げ る バ ル ク 貯 槽 で あ っ て 、 貯 蔵 能 力 が 一 万 キ ロ グ ラ
ム未満のものを除く。）は、その外面から、第一種保安物件に対し十六・九七メートル以上、第二種保安物件に対し十一・三一メートル以上の距離を有すること。
表［略］
・［略］
ハ～チ ［略］
三・四 ［略］（軽微な変更）第六十六条 法第三十七条の四第三項で準用する法第三十七条の二第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げるものとする。
一 ［略］
二 液化石油ガスが通る部分の充てん設備に係る設備の取替え（ 液 化 石 油 ガ ス 保 安 規 則 第 十 六 条 第 一 項第 一 号 の 規 定 に 基 づき製造することが適切であると経済産業大臣が認める者が製ヲ～ム ［略］二 ［略］（ バ ル ク 供 給 に 係 る特 定 供 給 設備 の 技 術 上 の 基 準 ）第五十四条 法第三十七条の経済産業省令で定める特定供給設備（バルク供給に係るものに限る。）の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 ［略］
二 バルク貯槽は、次に掲げる基準に適合すること。
イ ［略］
ロ 次の基準に適合するものであること。
［略］
貯蔵能力が三千キログラム以上一万キログラム未満のバルク貯槽（次の表に掲げるものを除く。）は、その外面から、第一種保安物件に対し十六・九七メートル以上、第二種保安物件に対し十一・三一メートル以上の距離を有すること。
表［略］
・［略］
ハ～チ ［略］
三・四 ［略］（軽微な変更）第六十六条 法第三十七条の四第三項で準用する法第三十七条の二第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、次の各 号 に 掲げ る も の と す る 。
一 ［ 略］［号を加える。］（４）（２）（１）（３）（２）（１）

（３）

（４）

表中の［］ の記 載 は 注 記で あ る 。

造したものその他の保安上特段の支障がないものとして認められたものへの取替えに限る。）であって、当該設備の処理能力（同規則第二条第一項第十五号に定める処理能力をいう。）の変更を伴わないもの（前号に掲げるものを除く。）
三・四 ［略］
備考

二 ・三［略］