ケーブル、給水管、排水管の防火区画貫通部耐火措置工法部材

5.適用範囲概要（詳細は認定書を確認してください）（単位：ｍｍ）

床構造（国土交通大臣が認定したもの）

占積率

形状

PS060FL-1231
100以上

製品サイズ

IKX-100

IKX-125

IKX-15040A（被覆外径 φ98.6）以下

50A（被覆外径 φ110.5）以下

鋼管

20A（被覆外径 φ77.2）以下

40A（被覆外径 φ98.6）以下

50A（被覆外径 φ110.5）以下

ステンレス管

25A（被覆外径 φ78.6）以下

50A（被覆外径 φ98.6）以下

60A（被覆外径 φ110.5）以下

排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管

65A（外径 φ76.3）以下

硬質ポリ塩化ビニル管（VP、VU、HIVP、HT）
ポリエチレン管 ※4● 施工前に本取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく施工してください。

● 本取扱説明書は、必ずお客様にお渡しください。

本製品は、防火区画貫通部耐火措置工法部材です。それ以外の用途には使用しないでください。

警告―（VP、VU、HIVP、HT）● 本取扱説明書は、大切に保管しておいてください。

■表示内容を無視して誤った使い方をした場合に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分しています。

排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管

80A（外径 φ89.1）以下

100A（外径 φ114.3）以下

20A（被覆外径 φ76.0）以下

40A（被覆外径 φ98.0）以下

50A（被覆外径 φ110.0）以下

65A（外径 φ76.0）以下

75A（外径 φ89.0）以下

100A（外径 φ114.0）以下

65A（外径 φ75.0）以下

65A（外径 φ75.0）以下

ー65A（外径 φ76.3）以下

IKX

1.はじめにお読みください（正しく安全に使用いただくために）

総導体断面積 2558.4mm2 以下
1本当たり導体断面積250mm2 以下

金属管 ※3鋼管
配ステンレス管管
種 被覆硬質ポリ塩化ビニル管
類 （被覆厚25以下）※2

施工業者様へ

● 施工は必ず専門業者へ依頼してください。

● ご不明な点は、巻末に記載されている営業窓口へお問い合わせください。

64.0% 以下※1

ケーブル

被覆金属管 ※2,※3（被覆厚25以下）お客様へ

円形（φ182以下、ポリエチレン管の場合 φ132以下）※1

開口面積に対するケーブル・配管の断面積の総合計の割合

耐火クロスカバー
国土交通大臣認定：PS060FL-1231（床）

床（ALC・コンクリート）

国土交通大臣認定番号
床 厚さ
開口部

取扱説明書

取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重症を負う可能性があります。

取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う可能性があります。

注意■お使いになる人や他の人へ危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

警告

国土交通大臣認定書の仕様に基づき、正しく施工してください。
正しい施工を行わないと火災時に延焼のおそれがあります。

注意

作業時は、作業用手袋などを着用してください。

）

75A（外径 φ76.3）以下

お願い

外径 φ45.5以下（PF管）
外径 φ48.0以下（CD管）

合成樹脂製可とう電線管※1：貫通穴径、占積率を考慮して、配管サイズを選定してください。
※2：被覆とは、グラスウール（厚さ25mm以下、密度24kg/㎥以上）を指します。
※3：金属管とは、排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管（WSP042）、鋼管（JIS G 3442、
JIS G 3452、
JIS G 3454、JIS G 3455、JIS G 3456、JIS G 3458、
JIS G 3460）、ステンレス管（JIS G 3447、JIS G 3448、JIS G 3459）
を指します。
※4：ポリエチレン管の貫通穴径は、φ132以下になります。

※下記が守られなかった場合、製品の想定する機能・性能が発揮されない可能性があります。
● サイズ選定の際には、貫通穴径、占積率、配管外径を共に満たすことを確認してください。
● 樹脂スリーブ、アルミガラスクロスシートに取り付けた耐火材は外さずに使用してください。
● アルミガラスクロスシートは、ケーブル・配管を設置した後に閉じてください。
● 区画貫通部で配管などが動かないように近傍でしっかりと固定してください。
不十分な場合、製品とケーブル・配管の間にすき間が生じて、耐火性能が発揮できなくなる可能性があります。
● 施工時および施工後に、製品を踏む、蹴る、上から物を落とすなどすると、破損につながります。
必要に応じて、囲いを設けるなどしてください。
● ケーブル・配管が挿通する際、製品に接触して破損させないように注意してください。
● 低温での施工時は、樹脂スリーブの落下や過度な変形をさせないように注意してください。
● 製品保管時および施工時は、紫外線、雨水などが当たらないように処置を施してください。

２.セット明細（各部名称）

３.製品仕様耐火材

樹脂スリーブφB

アルミガラスクロスシート

有効内径φC50180耐火材数量

■寸法表

A

樹脂スリーブ（耐火材付き）1組

型番

適用貫通穴径

φA

φB

φCDB

アルミガラスクロスシート（耐火材付き）1枚

IKX-100

φ100〜φ106

9411472366

記号産機カンパニー ハウジング統括部

D103

φA
部品名

（単位：ｍｍ）

C

固定材

1本

IKX-125

φ125〜φ132

120

140

98446

東日本営業部 防災製品グループ

ー

取扱説明書
（本書）

1枚

IKX-150

φ150〜φ157

145

165

123526

TEL:06-7711-4770 FAX:06-7711-4775

ー国土交通大臣認定品表示シール

1枚ー

ケーブル防災区画貫通部措置工法表示シール

1枚

【４】

20240502【１】

4.施工手順
施工手 順■ 施工手順2（エアコン設置時）

1.貫通開口部の設定

認定書を確認のうえ、ケーブル・配管サイズ、占積率などを考慮して、貫通開口部（丸穴）を設けてください。
〈図1〉

〈図1〉

4.ワッシャーの取り外し

樹脂スリーブに付属しているワッシャー（２箇所）をハサミなどで切り離してください。
切り離したワッシャーは手順6で使います。
〈図4〉

〈図4〉

BAA

B
ABA

組み立てた樹脂スリーブを貫通開口部に挿入し、ツバの外側から開口が見えないように設置した
あと、ケーブル・配管を設置してください。
〈図9〉
施工するケーブル・配管の束は、〈図10〉の有効内径内に収まるようにしてください。
ケーブル・配管設置後の手順は、左記の手順4〜8となります。

＜仕上げの増し打ちあり＞

ワッシャー

B

※樹脂スリーブの設置後にケーブル・配管を開口に貫通させる場合

床上面にセメントモルタルなどを用いて、仕上げの増し打ちをしてください。
※増し打ちがない場合でも使用できます。
〈図7〉

〈図7〉

ワッシャー

B

7.セメントモルタルなどによる仕上げ

セメントモルタルなど

注 紙ボイドで貫通開口部を設ける場合
A=20mm以上 B=10mm以上〈図9〉40mm以下ツバ部ケーブル・配管

2.ケーブル・配管の設置

ケーブル・配管を設置してください。
〈図2〉＜仕上げの増し打ちなし＞〈図2〉
ケーブル・配管

貫通開口部

貫通開口部

5.アルミガラスクロスシートの巻き付け〈図10〉

アルミガラスクロスシートの穴を樹脂スリーブの突起部（2箇所）に差し込みます。
〈図5〉

3.樹脂スリーブの設置

樹脂スリーブを分割させ、貫通しているケーブル・配管を挟んで、樹脂スリーブ同士を組み立て、貫通開口部に挿入してください。
その際、ツバの外側から開口が見えないように設置してください。
〈図3〉

有効内径

〈図5〉

有効内径
開口内径

注 製品が、仕上げの増し打ちを行う際のボイド管代わりになります。
（最大40mmまで増し打ち可能）

注 樹脂パーツが床から浮きあがっていないか確認してください。

注 製品が床から浮き上がっていないか確認し注 ケーブル・配管を設置するまで、アルミガラスクてください。

〈図3〉

ロスシートは閉じないでください。

注 増し打ちのセメントモルタルなどが貫通部

巻き終わりは、両端の2つの穴を重ねて差し込みます。

6.アルミガラスクロスシートの留め付けツメを外す

4で切り離したワッシャーを、アルミガラスクロスシートの上から、樹脂スリーブの突起部（２箇所）の奥まで押し込み、アルミガラスクロスシートを留め付けてください。
〈図6〉

ケーブル・配管組み立てて挿入

〈図6〉

貫通開口部

場合があります。
その際は丁寧に離してください。

貫通開口部間が近く、樹脂スリーブのツバが重なる場合、スリットに沿って、ツバをハサミなどでカットしてください。
また、カット後も外側から開口内が見えないように確認してください。
〈図3〉

8.アルミガラスクロスシートの固定固定材を、アルミガラスクロスシート上端から30mmの間(耐火材がない部分)で、ケーブル・配管部に留めてください。
その際、配管とアルミガラスクロスシートの間にすき間がないようにしてください。

〈図11〉
スリット

〈図8〉
〈施工例〉

上端から30mm以内
注 樹脂スリーブのツバを両側カットする場合

注 ケーブル・配管を設置するまで、アルミガラスクは、必要に応じて行ってください。

ロスシートは閉じないでください。

注 樹脂スリーブが床から浮きあがっていないか確認してください。

注 スリット以外のツバはカットしないでください。

注 ワッシャーを紛失した場合は、市販の金属ワッシャー【2】

M10を使用してください。

スリット

ツバ カット

固定材
ワッシャー

ツバ

※ツバのカットについて内に漏れないように、樹脂スリーブのツバ部と床の間にすき間がある場合は、セメントモルタルなどですき間を埋めてください。

ワッシャー

注 樹脂スリーブ分割時に、耐火材同士が密着している

IKX-100：72mm
IKX-125：98mm
IKX-150：123mm【3】