スプリンクラー設備や自動消火設備の種類
スプリンクラー設備や自動消火設備については、施設の面積に応じて設置できるものが規定されています。

設置面積イメージがそれぞれのおすすめ設置面積範囲です。

スプリンクラー設備

パッケージ型自動消火設備Ⅱ型

スプリネックス ミニ
CPW13161B / CPW13094

スプリネックス

パッケージ型自動消火設備Ⅰ型

消防法の改正により義務化された小規模福祉施設への設置に対応

特定施設水道連結型スプリンクラー設備

スプリネックス

パッケージ型自動消火設備Ⅰ型【緩和型】※基準面積：延べ面積から総務省令で定める部分の面積を除いた面積※基準面積の概念が適用される防火対象物
消防法施行令別表第一、六項イ（1）、（2）、ロ（1）〜（5）スプリンクラー設備の設置を必要とする病院、有床診療所、社会福祉施設、盲聾学校、養護学校など

スプリネックス ミドル(

パッケージ型自動消火設備Ⅰ型【緩和型】

スプリネックス ミニ

パッケージ型自動消火設備Ⅱ型

0㎡

130㎡)

※平成27年3月1日より、「延べ面積」から「基準面積」に改正※建物は新築・増改築・既設を問いません。
（平成16年5月31日付け
総務省令第92号及び消防庁告示第13号）

275㎡

3,000㎡

小規模施設

基準面積1,000㎡※10,000㎡

延べ面積

大規模施設

〈スプリネックスシリーズ〉
スプリネックス

スプリネックス ミドル

大掛かりなスプリンクラー
設 備に代わる消 火 設 備として、マンションや 病 院といった大 規 模 な 施 設 へ の設置に最適。

1台で390㎡までの範囲をカバー できる消 火 設 備です。130〜275㎡の小規模福祉施設への設置がおすすめです。

FSSM500Ⅳ型※掲載商品は予告なく仕様・価格その他を変更する場合がありますのでご了承ください。

FSSM013H型※本カタログの写真は印刷のため実際の色とは多少異なります。

パッケージ型自動消火設備Ⅱ型

ご用命はスプリネックス ミニ CPW13161B
スプリネックス ミニの POINT

本 社：〒135-0063 東京都江東区有明3丁目5番7号 TOC有明ウエストタワー19階

1 素早い感知で初期消火 2 簡単設置、省スペース

www.moritamiyata.com
TP047̲2107

平成 27年 4 月消 防 法 改 正

従来の特定施設水道連結型スプリンクラーの問題点を解消!

275㎡未満の小規模福祉施設にもスプリンクラー設備の設置が義務化。

スプリネックスミニの優れたポイント

消防法施行令消防予第492号（平成25年12月27日）の改正

1. 素早く感知・消火

スプリネックス ミニは火災を早期に感知し、瞬時に自動で消火を行うことで、初期火災に大きな威力を発揮します。スプリネックス ミニは従来の特定施設水道連結型スプリンクラーと比べ、設置施設に負担の少ない自動消火設備です。

により、平成27年4月1日から小規模・大規模に関わらず、介助がなければ避難ができない高齢者・障害者が多く入居する施設のス

特定施設水道連結型スプリンクラー

スプリネックス ミニ

プリンクラー設置が義務化されました。

現在延べ面積275㎡以上のものに設置が義務付けられているスプリンクラー設
備について、原則として延べ面積にかかわらず設置することを義務付ける。
(総務省消防庁：消防法施行令の一部を改正する政令等より抜粋)

消防法改正のポイント的に設計された自動消火設備です。延べ面積275㎡未満の福祉施設（施行令別表第一（6）項ロ（1）〜（5）

改正前に掲げる防火対象物）
において、スプリンクラー設備の改正後養護老人ホーム、救護施設、乳児院など代替として設置できます。
大掛りな配管工事が不要なうえ、優れた感知性能と高275 ㎡以上で設置い消火性能で、初期消火します。のうちに消火可能。

始にやや時間が必要。火災抑制できるが、消火能力は低い。

2. 水の４倍の消火性能

3. 断水・停電・凍結に強い

スプリネックス ミニ

スプリネックス ミニ

水の４倍の消火性能を持つ消火薬剤により消火。冷却効果、浸透性、再燃防止効果も優れる。

本体内に消火薬剤を貯蔵しているので、断水時も安心。
リチウム電池式なので停電時にも消火可能。

※設置につきましては、各所轄消防にお問い合わせください。

スプリネックス ミニは新しい法設置基準に対応しています。
スプリネックス ミニは小規模福祉施設への設置を目熱により開放・放水する。放水開2 種 類 の 感 知 器 が 火 災を感 知し、消火もスピーディ。初期火災

火災発生時に自力で避難することが困難な者が入所する社会福祉施設において、養護老人ホーム、乳児院すべてに設置
救護施設、障害児入所施設、障害者支援施設※要件 : 障害支援区分が４以上で、「 介助がなければ避難できない人」が全入所者の８割を超える場合。

※の要件に該当したら設置

特定施設水道連結型
スプリンクラー

大 量 の 水 で 抑 制 。放 水 時 間 は20分以上。

大量

特定施設水道連結型
スプリンクラー

水道・外部電源を利用しているため、断水・停電・凍結（※）の際は作動しない。
※湿式の場合。

スプリンクラー設備改正令などのスケジュール
公布日
平成25年12月27日

施行日
平成27年4月1日

新築
既存設置義務化
設置義務化

作動のスピード、消火後の素早い復旧が奏功事例により証明されています。
昭和63年に設置開始以降、平成６年から平成28年までに19件の出火による作動事例が報告されていますが、全てに於いてスプリネックスシリーズは消火しております。早期に消火することにより人的被害はゼロです。また水損も少なく、素早い復旧が可能です。

1

5. 消火後の水損が軽微

スプリネックス ミニ

スプリネックス ミニ

平成30年３月31日

設置義務化
経過措置

4. 省スペース、簡単工事

コンパクト設計なうえ、複雑な配管工事が不要。点検や取り外しが簡単。

中性の消火薬剤を使用するため、身体に優しい。また、放射する薬剤量は16L（標準タイプの場合）で、消火後の水損も軽微。

特定施設水道連結型
スプリンクラー

建物全体にわたる大掛かりな水道の配管工事が必要。ポンプユニッ
トなどを使用する場合は、法定点検が別途必要。

特定施設水道連結型
スプリンクラー

600L以上の水を放水するため、水損被害が大きい。

2

製品ラインアップ

標準

大 掛 かりな 配 管 工 事 や 専 用 電 源 工 事 を 必

準不燃以上の壁材を内装に使用要としないスプリネックス ミニは、導入しやすくメンテナンスが簡単です。また、施設の状 況や壁 の 材 質に合わせ 、2 機 種から選 択できます。そのため、普段の生活や建物に、負 担 をかけ な い スム ー ズ な 設 置 が 実 現 できます。

壁材

特定施設水道連結型スプリンクラーと同等以上の消火性能 !
多くの実績を持つスプリネックスが小規模福祉施設に最適化 ! !

施設の建築条件に合わせ、選べる機種と設置パターン［例］
・コンクリート・レンガ・陶磁器質タイル・石綿スレート
・フレキシブルボード ・金属板 ・硝子 ・モルタル
・しっくい ・石 ・ロックウール ・グラスウール
・ガラス繊維混入セメント板（厚さ3mm以上）
・繊維混入珪酸カルシウム板（厚さ5mm以上）
・石膏ボード（厚さ9mm以上）

準不燃未満の壁材（木質材料等）のみを内装に使用

標準タイプ

36L
タイプ

配管＋設置パターン例

36Lタイプタイプ

室内（露出）設置※CPW13161B設置時のイメージ

室内（埋込）設置※CPW13161B設置時のイメージ

スリムな縦長のため、居室のコーナーに置くことで居住性を維持し、部屋に圧迫感を与えることなく利用できます。

CPW13161B

CPW13094

設 置 場 所 例：リビング、寝室など
室内設置
設置パターン： 収納設置

設 置 場 所 例：リビング、寝室など
室内設置
設置パターン： 収納設置

収納設置

※CPW13094設置時のイメージ

既存の収納スペースを利用することで、本体をすっきりと収められます。

※スプリネックス ミニの配管は、天井裏に収納することも露出させることもできます。
※設置につきましては、各所轄消防にお問い合わせください。

34

部屋単位で柔軟な導入が可能

構造図

スプリネックス ミニはコンパクト設計なうえ、複雑な配管工事が不要。
部屋単位で柔軟に導入することができます。設置の一例を紹介します。
CPW13161B

建物内の設置イメージ

CPW13094

室内設置

収納スペース約7㎡

トイレ

2F
収納設置

居室
約24㎡

階段

事務所
約22㎡

廊下
物入

物入

バルコニー

室内設置
1400830

クローゼット

室内設置

押入

トイレ

浴室

脱衣室

1F

収納設置

195734居室
約11㎡
階段機能訓練室約40㎡

廊下

205230

事務所
約16㎡

押入

CPW13161B

玄関
認定番号

PGA-009号

別パッケージ型自動消火設備Ⅱ型

防護面

積

13㎡（8畳間相当）

第三種浸潤剤等入り水消火薬剤

第三種浸潤剤等入り水16L（16L×1本）

薬剤

容量36L（9L×4本）

使 用 温 度 範 囲

0℃〜＋40℃

使 用 温 度 範 囲

0℃〜＋40℃

定温式スポット型感知器

放射時

間約31秒（於20℃）

放射時間約28秒（於20℃）

差動式スポット型感知器

接

続銅管

φ10mm（最長10m）

接続銅管

φ12mm（最長10m）

感器

検出方式の異なる2つの感知器（国家検定合格品）

感器

検出方式の異なる2つの感知器（国家検定合格品）

格 納 箱サイズ（mm）

H1,400×W230×D205格 納 箱サイズ（mm）

H830×W734×D195

総量約42㎏

総量約87㎏

長受注

特長

受注

静養室 約7㎡

番号
別パッケージ型自動消火設備Ⅱ型

種

防護面

積13㎡（8畳間相当）

消火薬剤

薬剤

容量

種

押入

収納設置

室内設置

CPW13094

定室内設置
本体ノズル

● 1台あたり最大13㎡の防護面積を消火します。

特知質

PGA-017号

認知質

受注

発注を受けてから生産する受注生産品● 玄関・廊下・階段・トイレ・浴室（脱衣室）・収納（2㎡未満のもの）には設置不要です。

56