机型: R3-AT4热电偶输入报警模块(4点、隔离)27.5

130109（mm）

机型: R3－AT4①②
订货时的指定事项・机型代码: R3－AT4①②①、②在下列代码中选择。
（例如: R3－AT4W/CE/Q）・选配规格（例如: /C01）・内部电源: 由底座 (机型: R3－BS□) 提供
推荐压接端子: 请参照「适用压接端子」图
(不能使用带绝缘套的压接端子)・适用电缆线: 0.3～0.75mm2端子螺丝材质: 铁表面镀镍隔离: 输入1－输入2－输入3－输入4－内部通信总线・内部电源间输入类型: 用侧面的DIP开关设定
温度单位: 摄氏（℃）、华氏（°F）、绝对温度(用侧面的DIP开关设定)转换速度设定: 用侧面的DIP开关设定熔断报警: 用侧面DIP开关设定上限或下限报警线性化: 标准装备冷端补偿: 输入端子外接冷端传感器
RUN显示灯: 红/绿2色LED
第1内部通信总线正常工作时，亮红色灯
第2内部通信总线正常工作时，亮绿色灯
第1和第2内部通信总线均正常工作时，亮橙色灯 (红色和绿色同时亮，变为橙色)
ERR显示灯: 红/绿2色LED熔断时亮红色灯；正常工作时亮绿色灯■适用压接端子(M3螺丝) (单位:mm)
3max

4min
ø 3.26max

远程 I/O R3 系列

输入点数
4: 4点输入

12max

（mm）

①通信方式
S: 单路
W: 双路

②附加代码 (可指定多项)◆适用标准未填写: 不符合CE/CE: 符合CE◆选配规格未填写: 无选配规格/Q: 选配规格（从选配规格之项另请选择）选配规格◆涂层（详细内容请参照公司网页）/C01: 硅涂层/C02: 聚氨酯涂层/C03: 橡胶涂层

机器规格

输入规格
输入电阻: 30kΩ以上熔断报警检测电流 : 0.1μA
可输入的范围热电偶
K（CA）
E（CRC）
J（IC）
T（CC）
B（RH）
RS
C（WRe 5-26）
NUL
P（Platinel Ⅱ）（PR）测量范围（℃）-272 ～ +1472-272 ～ +1120-260 ～ +1300-272 ～ +500
24 ～ 1920-100 ～ +1860-100 ～ +1860-52 ～ +2416-272 ～ +1400-252 ～ +700-252 ～ +1000-52 ～ +1496-52 ～ +1860

满足精度范围（℃）-150 ～ +1370-170 ～ +1000-180 ～ +1200-170 ～ +400
400 ～ 1760
200 ～ 1760
0 ～ 1760
0 ～ 2315-130 ～ +1300-200 ～ +600-200 ～ +900
0 ～ 1395
0 ～ 1760

上限熔断报警时为各热电偶的测量范围的最大值，下限时则为测量范围的最小值。

连接方式・内部通信总线: 连接到底座 (机型: R3－BS□) 上・输入信号: M3螺丝2块端子盘连接 (紧固扭矩为0.5N·m)
R3-AT4规格书

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

CS-8431 Rev.11 Page 1/4

机型: R3-AT4
入均相同。)

设置规格
使用温度范围: -10～+55℃
使用湿度范围: 30～90%RH (无冷凝)使用大气条件: 无腐蚀性气体和严重尘埃安装: 安装在底座 (机型: R3－BS□) 上
重量: 约200g

性能转换精度: ±1.0℃（B（RH）、R、S、C（WRe 5-26）、（PR）时为±2.0℃）
转换速度: 250ms/1s
数据占有区: 1
消耗电流: 70mA
冷端补偿精度: 25±10℃时±1.0℃以下(R、S、PR 热电偶为±1.5℃以下)
温度系数: ±0.015%/℃熔断检出时间: 2s以下
绝缘电阻: 100MΩ以上/500V DC
隔离强度: 输入1－输入2－输入3－输入4－内部通信总线・
内部电源间
1500V AC 1分钟
供电电源－FG间（通过电源模块隔离）
2000V AC 1分钟

适用标准EU指令:
电磁兼容指令（EMC指令）EMI EN 61000-6-4
EMS EN 61000-6-2
RoHS指令报警设定可用组态软件（机型: R3CON）设定以下内容。
■报警点 (-270.0～+2400.0℃)(初始值为 A1: 400.0、A2: 300.0、A3: 200.0、A4: 100.0)
设定每1点输入的4个报警点。
■上限/下限(初始值为 A1: 上限、A2: 上限、A3: 下限、A4: 下限)设定各报警点的上限与下限。
上限: 输入值大于报警值时，设定报警。
下限: 输入值小于报警值时，设定报警。
■迟滞 (0.0～900.0℃ 初始值10.0)设定各报警点的迟滞 (设定报警点和复位点的差)。
■通电延迟时间 (0.0～99.0秒 初始值5.0)
设定通电延迟时间 (接通电源之后，过了所设定的时间，报警动作启动。4点输入均相同。)■报警延迟时间 (0.0～99.0秒 初始值1.0)
设定报警延迟时间 (报警持续时间超过所设定的时间时，设定报警。4点输入均相同。)■报警持续时间 (0.0～99.0秒 初始值1.0)
设定报警持续时间 (在设定的时间内，持续输出报警。4点输R3-AT4规格书

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

CS-8431 Rev.11 Page 2/4

机型: R3-AT4面板图
■正视图■右视图①RUN显示灯②ERR显示灯
111213
14
15
16
1718
19
20③DIP开关

1SW3

2

43
2
1

34
56ON

7
8SW2
转换速度 8温度单位 765
熔断
432
1

9SW1
8
76
5
4
3
2
1ON

热电偶
输入信号 2（SW1）或输入信号 4（SW2）输入信号 1（SW1）或输入信号 3（SW2）ON

10

输出数据通过通信模块将1个字 (16位) 的数据输出到PLC等设备。(每点输入，可以设定4个报警值。)
150第1报警
第2报警
第3报警
第4报警
第1报警第2报警
第3报警
第4报警
第1报警
第2报警
第3报警
第4报警
第1报警
第2报警
第3报警
第4报警

输入 1

输入 2

输入 3

输入 4

外形尺寸图（单位 : mm）・端子编号图27.5109
定位导块

121314151617181920

12320－M3
端子螺丝456786.2

130

11910

端子盖

R3-AT4规格书

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

CS-8431 Rev.11 Page 3/4

机型: R3-AT4
简易电路图・端子接线图补偿导线
热电偶
＋+12
电源电路

12+

3

输
电

第1内部通信总线
第2内部通信总线※1

内部电源

5入路

10-

15－

4

冷 端
传感器

控制
电路

2014补偿导线 13热电偶
＋+6输电入路

输电

入路

－

7

冷 端传感器17补偿导线 16热电偶＋+输入信号 4通信电路－补偿导线 11热电偶＋输入信号 3入路

冷 端传感器

输入信号 2输
电DIP开关连接器输入信号 1ERRRUN显示灯 显示灯8－9冷 端
传感器

1918
※1、只限于双路通信时备有第2内部通信总线。

注、未使用输入通道的处理请将不使用的输入通道按照下图所示，短接热电偶输入(请将热电偶的类型设定为K (CA))。
输入信号 1输入信号 2

输入信号 3

输入信号 41368247912141719

短接冷 端
传感器

如果没有短接未使用的输入端子，ERR显示灯将会亮红色灯，PLC等主站设备将显示为熔断状态。
短接未使用的输入端子时，输入值与室温几乎等同，为了避免在此值时输出报警，需设定报警值。
用组态软件 (机型 : R3CON) 可以不用进行未使用输入的处理，便可进行未使用输入的设定。

会有无预先通知而修改记载内容的情况。

R3-AT4规格书

MG CO., LTD.
www.mgco.jpCS-8431 Rev.11 Page 4/4