2. 各部のなまえ
羽根長穴

1902876H19001〔浴室・トイレ・洗面所用〕

VD-13ZFCD10のみ
VD-15ZFCD10

三菱ダクト用換気扇（電気式シャター付）
仕様形

名

一部屋用

VD-10ZCD11
VD-15ZCD10

二部屋用

VD-13ZCD10
VD-15ZPCD10

VD-13ZFCD10
VD-15ZFCD10

取扱説明書

形名表示位置

お客様自身では据付けないでください。（安全や機能の確保ができません）●この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

●正しく安全にお使いいただくためにこの説明書をよくお読みください。
なお、ご使用の前に「1. 安全のために必ず守ること」を確認して、正しく安全にお使いください。
●お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに保管してください。

1. 安全のために必ず守ること
誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性のあるもの

注意

誤った取扱いをしたときに、軽傷または家屋・家財などの物的損害に結びつくもの

本文中や本体に使われている図記号の意味は次のとおりです。
水ぬれ
禁止

分解禁止

接触禁止

●換気扇設置場所で熱気や油煙を発生させない

排気ガスが浴室内に逆流し、一酸化炭素中毒をおこす原因。

本体･部品の落下によるけがの原因。

●換気扇設置場所で中性洗剤以外の洗剤・殺菌剤・消毒剤を頻繁に使用しない●ガス漏れに気付いたときは、換気扇のスイッチの入･切をしない●製品に直接水やお湯、かび取剤などをかけない

本体･部品の落下によるけがの原因。

禁止

ショート・感電の原因。

感電・けがの原因。

接触禁止

着用しないとけがの原因。

指示に従う●お手入れの後の部品の据付けは確実に行う
落下によるけがの原因。

●長期間ご使用にならないときは、必ず分電盤のブレーカーを切る
絶縁劣化による感電・漏電火災の原因。

良い例
副吸込口

悪い例
本体

トイレ

本体

浴室

副吸込口

トイレ

浴室

3. 使用方法
注意●換気扇設置場所で熱気や油煙を発生させない
本体・部品の落下によるけがの原因。

●換気扇設置場所で中性洗剤以外の洗剤・殺菌剤・消毒剤を頻繁に使用しない
本体・部品の落下によるけがの原因。

運転開始と停止は壁のコントロールスイッチで行います。
●スイッチにより、ランプが点灯して運転中であることが分かるものがあります。
お願い ●浴室使用においては、入浴時以外は浴槽に風呂フタをしてください。（浴室・換気扇のいたみを少なくします）●給気口があるか確認してください。（効果的な換気を行うために必要です）

お知らせ ●浴室使用においては、冬場や湯気の量が多いときなどにグリルから水滴が落ちることがありますが異常ではありません。また、入浴剤をご使用の場合は色のついた水滴になる場合があります。
●この換気扇は外気逆流や冷気侵入などを低減させるため、排気側に電気式シャッターを設けています。電気式シャッターは運転開始および停止時にシャッター開閉音が聞こえる場合があります。
●二部屋用（VD-13ZFCD10，VD-15ZFCD10）は、本体が運転していない状態
では副吸込側から換気はしません。

けがの原因。

●お手入れの際は手袋を着用す
る〈異常・故障例〉

アースの取付けは販売店、電気工事店にご相談ください。

●浴室と他の部屋で使用する場合は本体が必ず浴室に据付けられているか確認してください。
（本体から水滴が落ちることがあります）

感電の原因。

●異常・故障時には、直ちに使用を中止する

故障や漏電した場合に感電の原因。

〈VD-13ZFCD10，VD-15ZFCD10 の場合〉

●電気工事は必ず電気工事店に依頼する発煙・発火・感電・けがの原因。

アース確認（台所用中性洗剤をご使用ください。ただし、柑橘系などの植物系洗剤はプラスチックが破損するおそれがあるため使用しないでください）
シンナー、アルコール、ベンジン、ガソリン、灯油、スプレー、酸性洗剤、アルカリ性洗剤、化学ぞうきんの薬剤、クレンザーなどの研磨材入りの洗剤、殺菌剤、消毒剤など（異常音の発生、変質、変色、塗装はがれや故障の原因）●運転中は危険なため、羽根の中に指や物を入れない

直流や交流 100V 以外を使用した場合に感電の原因。

●湿気の多い場所で使用する場合は、アースが取付けられているか確認する●スプレー（殺虫剤･整髪用･掃除用など）をかけないでください。
（グリル・羽根の破損、変質の原因となります）●高温（40℃以上）になるところに据付けられていないか確認してください。
（製品の変形やモーターの焼損の原因となります）●換気扇設置場所で中性以外の洗剤や消毒剤などを頻繁に使用すると寿命が短くなる場合があります。
●お手入れに下記の溶剤・洗剤を使用しないでください。

本体･部品の落下によるけがの原因。

●交流 100Ｖを使用する

本説明書末尾の「愛情点検」をご参照ください。

●直接炎のあたるおそれのある場所や有機溶剤・可燃性ガスのある場所では使用しない●本体に異常な振動が発生した
場合は使用しない

火災・感電・けがの原因。
分解・修理は修理技術者のいる販売店または当社のお客さま相談窓口にご相談ください。

●お手入れの際は必ず分電盤のブレーカーを切る

指示に従う

副吸込グリル

ご使用にあたってのお願い

火災の原因。

●改造や工具を必要とする分解はしない
分解禁止

アース
確認

●内釜式風呂を据付けた浴室では使用しない

爆発・引火の原因。

水ぬれ禁止

指示に従う

注意

警告

禁止

グリル

お客様用

この製品の運転にはコントロールスイッチが必要です。コントロールスイッチの位置を確認してください。

禁止

グリル取付枠

風量調節板（グリル裏側）
VD-13ZFCD10
VD-15ZFCD10バネ

上手な使いかた●浴室では入浴後、湯を抜くか、浴槽に風呂フタをして 3 時間以上換気扇を運転し、浴室を乾燥させます。…結露・カビの発生を抑制して浴室保全に役立ちます。

本体側と副吸込側の風量調節のしかた（VD-13ZFCD10，VD-15ZFCD10）●本体グリルの風量調節板を移動させることにより本体と副吸込側の風量割合を変更することができます。
風量調節板
（2枚）

④③②①④③②①移動
移動

グリルの突起部

グリル穴位置

本体風量：副吸込風量①②③④

約 1.5： 1（工場出荷時）
約 2 ：1
約 2.5： 1
約 3 ：1

お願い ●風量調節板の固定用テープは剥がさずに使用してください。

●風量調節板を取りはずしてしまいますと、副吸込側から吸い込まなくなりますので取りはずさないでください。

4. お手入れのしかた

6. アフターサービス■補修用性能部品の保有期間

グリルにほこりが付着しますと風量低下や異常音発生の原因となります。
3 か月に 1 度を目安に、グリルの清掃をしてください。

注意警告お手入れの際は必ず分電盤のブレーカーを切る

お手入れの際は手袋を着用する

感電・けがの原因。

着用しないとけがの原因。

お願い■修理を依頼されるときは●洗剤などをご使用の場合は、台所用中性洗剤をご使用ください。
ただし、柑橘系などの植物系洗剤はプラスチックが破損するおそれがあるため使用しないでください。
●台所用中性洗剤は原液のまま使用せず、洗剤に記載の使用量の目安に従い、薄めてご使用ください。
●洗剤が残らないようによくふき取ってください。
●2. 各部のなまえの ご使用にあたってのお願い に記載の溶剤・洗剤を使用しないでください。

グリルをはずす●当社は、この換気扇の補修用性能部品を、製造打切り後 6 年保有しています。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
●長年ご使用いただくためには換気扇のメンテナンスが必要です。
●モーターは消耗部品です。

●技術料…製品の点検や故障した製品を正常に修復するための料金です。
●部品代…修理に使用した部品代金です。
●出張料…お客様のご要望により、製品のある場所へ技術員を派遣する費用（出張料）や有料駐車場の費用（駐車料）を別途いただく場合があります。

バネ●お買上げの販売店にご依頼できない場合（転居や贈答品など）は、各窓口 へお問い合わせください。

1グリル
取付枠

フリーダイヤル

0120-726-471

（無料）

手掛け部

携帯電話・PHS対応

三菱電機株式会社 中津川製作所〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号

VD-◯◯◯◯

3.

お買上げ日

4.

故障の状況 （できるだけ具体的に）

5.

ご6.

お名前・電話番号・訪問希望日

FAX (■ ご相談対応

住◯年

◯月

所 （付近の目印なども）受付時間365日24時間

平 日（土・日・祝及び弊社休日以外）
9：00～12：00 13：00～19：00● 三菱電機お客さま相談センター0573 ) 66- 5659（有料）0120-139-365 （無料）

フリーダイヤル

いつもサンキュー 3 6 5 日

フリーダイヤルをご利用いただけない場合は TEL○○○○の修理の問合せ・修理の依頼
修理窓口 住宅用換気送風機の修理の問合せ・修理の依頼

副吸込グリルフリーダイヤル

汚れを取る(03) 3414- 9655 （有料）

受付時間365日24時間

携帯電話・PHSの場合

0120-56-8634

TEL 0570-01-8634（有料）（無料）

パソコン・スマートフォン

http://www.melsc.co.jp

フィーチャーフォン

FAX 0570-03-8634（有料）

空メールの送り先： fc8634@melsc.jp
または2次元コードからアクセス。
URLをメール返信します。

S18A-KANKI●所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承願います。

2●電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようにおかけください。

●グリルの汚れは、台所用中性洗剤を浸した布でふき取り、洗剤が残らないよ
うに乾いた布でよくふき取ります。
グリル●グリル以外の汚れがひどい場合および振動や騒音が発生した場合は、お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 ご相談窓口・修理窓口」にご相談ください。

グリルを据付ける

3●グリルを据付ける前に、バネの固定部に割れ・ひびなどの破損がないか確認してください。

本体側の場合●風量調節板をはずした場合は元どおりに取付けます。
（VD-13ZFCD10，VD-15ZFCD10）●バネを長穴に差し込み、グリルを軽く上に押し上げます。
●バネは本体側へ片側ずつ差し込むとスムーズに据付けられます。

副吸込側の場合

7. 仕様形

電圧 100V

消費電力
（W）

名

50Hz

60Hz

VD-10ZCD11

8.4

10.3

VD-13ZCD10

14.2

16.5

VD-15ZCD10

15.2

16.5

VD-15ZPCD10

21.2

VD-13ZFCD10
VD-15ZFCD10

風量（m3/h）50Hz

騒音（dB）
60Hz

質 量（㎏）

60Hz

50Hz

909521.5

221.712513027.528.51.918017529.528.53.12422021534.5

343.1

16.4

17.5

175170

29.5

293.7

22.425210

21034343.7※特性は JIS C 9603 に基づく開放時の値です。
※騒音値は無響室での測定値です。実据付状態では反響音などを含むためこれより高くなります。

VD-13ZFCD10
VD-15ZFCD10●副吸込グリルをグリル取付枠に合わせて上に押し上げます。

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について〔本体への表示内容〕

5. 修理を依頼する前に●この換気扇は外気逆流や冷気侵入などを低減させるた
め、排気側に電気式シャッターを設けています。電気式シャッターは運転開始および停止時にシャッター開閉音が聞こえる場合があります。
●浴室使用においては、冬場や湯気の量が多い時はグリルから水滴が落ちる場合があります。
また、入浴剤をご使用の場合は色のついた水滴になる場合があります。

●使用環境によっては、部屋の反響などにより、音が大きく聞こえる場合があります。

※運転時間や温湿度など、標準的な使用条件（右表による）に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

環境条件 電※本製品の設計上の標準使用期間は、製造年を始期とし、JIS C9921－2 に基づいて算出したもので、無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものでもありません。
●本製品は取扱説明書記載の設置場所の想定時間を用いて設計上の標準使用期間を算出しています。
●「経年劣化」とは長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。

当社ホームページの「よくあるご質問 FAQ」もご確認ください。

愛情点検（http://faq01.mitsubishielectric.co.jp/category/show/270）●換気されない、換気量が不足する。
●運転中に異音がする。

●羽根に異物が付着していませんか？
●給気不足ではありませんか？
（給気ガラリ、給気口は開いていますか ?）●風量調節板がはずれていませんか？
（二部屋用の場合）●グリルから室内に風が吹き返す。 ●屋外フードにほこりが堆積していませんか？
●運転中に振動がする。
●グリルや本体が確実に据付けられていますか？

点検・処置をしても直らない
場合電源を切って必ず販売店に点 検・修 理を依頼してください。
費用については販売店に相談してください。

JIS C 9921－2
単相 100V

定格電圧による周 波 数50Hz および 60Hz

定格周波数による

温度

20℃

湿度

65％

圧

JIS C 9603 から引用

標準設置据付説明書による負荷条件

定格負荷「7. 仕様」による想定時間 1 年間の使用時間

換気時間ａ）

設置条件

台所
居室
トイレ
浴室

2410 時間 / 年
2193 時間 / 年
2614 時間 / 年
1671 時間 / 年

注ａ）24 時間換気のものは、8760 時間 / 年とする。

長年ご使用の換気扇の点検を！
故障や事故防止のため、電源を切って必ず販売●スイッチを入れても羽根が回転しない。
●運転中に異常音や振動がする。
ご使用の際●回転が遅いまたは不規則。
このようなことは（モーターはメンテナンスが必要な部品です）ありませんか｡ ●こげ臭いにおいがする。
●本体据付部に腐食、破損などがある。

このような症状があれば点検してください。
●ブレーカーが切れていたり、停電ではありませんか？
●羽根が回転しているか確認してください。
運転音が小さく、運転しているか分かりにくい場合があります。

■標準使用条件〔設計上の標準使用期間とは〕●ダクト配管が長いまたは曲がりが多い場合は、羽根の回転数が上昇し、運転音が大きくなります。

●コントロールスイッチを入れても換気扇が運転しない。

【製造年】本体に西暦 4 ケタで表示してあります【設計上の標準使用期間】15 年
設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

※経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた右の内容を本体に表示しています。

このような動作や事象は異常ではありません。

●グリルがはずれかけている。
または傾いている。

◯日■上記時間帯以外のご相談（受付のみ）

三菱電機修理受付センター●副吸込グリルがはずれない場合は、イラストの「A」の格子部を押し上げながら、手掛け部を下へ引くとはずしやすくなります。

お願い

ダクト用換気扇

名ご相談窓口 住宅用換気送風機の購入相談・取扱い方法
三菱電機換気送風機技術相談センター

Aメモ

名

形

三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、お取り扱いします。
1.お問合わせ（ご依頼）いただいた修理・保守・ 3.あらかじめお客様からご了解をいただいている場
工事および製品のお取り扱いに関連してお客様合および下記の場合を除き、当社以外の第三者よりご提供いただいた個人情報は、本目的ならに個人情報を提供・開示することはありません。
びに製品品質・サービス品質の改善、製品情報①上記利用目的のために、弊社グループ会社・のお知らせに利用します。
協力会社などに業務委託する場合。
②法令等の定める規定に基づく場合。
2.上記利用目的のために、お問合わせ（ご依頼）内容の記録を残すことがあります。
4.個人情報に関するご相談は、お問合せをいただ
きました窓口にご連絡ください。

お買上げの販売店・施工者・設備業者へ●グリルを両手で少し下げ、バネをにぎって本体内部の長穴からはずします。
●バネは片側ずつ取りはずすとスムーズにはずれます。
●風量調節板の穴位置を確認してください。
グリル（VD-13ZFCD10，VD-15ZFCD10）●副吸込グリルの両側の手掛け部を持って片側の手掛け部を下へ引きグリル取付枠からはずします。

品

2.

■お問合せ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて取扱い・修理のご相談は、まずVD-13ZFCD10
VD-15ZFCD10

1.

ご 相 談 窓口・修 理 窓 口 の ご 案内（ 住 宅 用換 気 送 風 機 ）長穴

本体側の場合副吸込側の場合●ご連絡いただきたい内容●修理料金は技術料＋部品代（＋出張料）などで構成されています。

お客さま
メモサービスを依頼されるとき便利です。

形

使用 店にご連絡ください。

点検、修理に要する費

中止 用は販売店にご相談ください。

名お買上げ年月日
お買上げ店名（住所）（電話番号）

年（月日）●本体に確実に据付けてください。
中津川製作所 〒508－8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号

この製品には地球環境保護の一環として再資源化ができるように主なプラスチック部品に材質名を表示しています。
材質名は主材料にISO 規定の略号を使用。