新規事項は下線部＜福島第一原子力発電所プラント状況等のお知らせ＞（日報：平成 25 年９月３日 午後３時現在）
平 成 25 年 ９ 月 ３ 日
東京電力株式会社
福島第一原子力発電所
福島第一原子力発電所は全号機（１～６号機）停止しています。
１号機（廃止）・ 平成 23 年３月 12 日午後３時 36 分頃、直下型の大きな揺れが発生し、１号機付近で大きな音があり白煙が発生しました。水素爆発を起こした可能性が考えられます。
・ 平成 23 年 12 月 10 日午前 10 時 11 分、給水系配管からの注水に加え、炉心スプレイ系注水配管から原子炉への注水を開始しました。
現在の注水量は給水系配管から約 2.4ｍ ３ ／時、炉心スプレイ系注水配管から約 1.8ｍ ３ ／時です。
・ 平成 23 年４月７日午前１時 31 分、原子炉格納容器内へ窒素ガスの注入を開始しました。
・ 平成 23 年８月 10 日午前 11 時 22 分、使用済燃料プール冷却浄化系の代替冷却装置によるプール水の循環冷却を開始しました。
・ 平成 23 年 11 月 30 日午後４時４分、原子炉圧力容器へ窒素封入操作を開始しました。
・ 平成 23 年 12 月 19 日午後６時、原子炉格納容器ガス管理システムの本格運用を開始しました。
・ 平成 25 年７月９日午前 10 時 25 分、サプレッションチェンバにおける残留水素の排出、およびサプレッションチェンバ内の水の放射線分解による影響を確認するため、窒素ガス封入を開始しました。
２号機（廃止）・ 平成 23 年３月 15 日午前６時頃に圧力抑制室付近で異音が発生、同室の圧力が低下しました。
・ 平成 23 年９月 14 日午後２時 59 分、給水系配管からの注水に加え、炉心スプレイ系注水配管から原子炉への注水を開始しました。
現在の注水量は給水系配管から約 1.8ｍ ３ ／時、炉心スプレイ系注水配管から約 3.4ｍ ３ ／時です。
・ 平成 23 年５月 31 日午後５時 21 分、使用済燃料プール冷却浄化系の代替冷却装置によるプール水の循環冷却を開始しました。
・ 平成 23 年６月 28 日午後８時６分、原子炉格納容器内へ窒素ガスの注入を開始しました。
・ 平成 23 年 10 月 28 日午後６時、原子炉格納容器ガス管理システムの本格運用を開始しました。
・ 平成 23 年 12 月１日午前 10 時 46 分、原子炉圧力容器へ窒素封入操作を開始しました。
・ 平成 25 年４月１日午前０時、原子炉建屋排気設備の調整運転において異常が見られないことから、本格運用に移行しました。
３号機（廃止）・ 平成 23 年３月 14 日午前 11 時１分頃、１号機同様大きな音とともに白煙が発生したことから、水素爆発を起こした可能性が考えられます。
・ 平成 23 年９月１日午後２時 58 分、給水系配管からの注水に加え、炉心スプレイ系注水配管から原子炉への注水を開始しました。
現在の注水量は給水系配管から約 1.9ｍ３／時、炉心スプレイ系注水配管から約 3.5ｍ３／時です。
・ 平成 23 年６月 30 日午後７時 47 分、使用済燃料プール冷却浄化系の代替冷却装置によるプール水の循環冷却を開始しました。
・ 平成 23 年７月 14 日午後８時１分、原子炉格納容器内へ窒素ガスの注入を開始しました。
・ 平成 23 年 11 月 30 日午後４時 26 分、原子炉圧力容器へ窒素封入操作を開始しました。
・ 平成 24 年３月 14 日午後７時、原子炉格納容器ガス管理システムの本格運用を開始しました。

1

４号機（廃止）
・ 平成 23 年３月 15 日午前６時頃、大きな音が発生し、原子炉建屋５階屋根付近に損傷を確認しました。
・ 平成 23 年７月 31 日午後０時 44 分、使用済燃料プール冷却浄化系の代替冷却装置によるプール水の循環冷却を開始しました。
５号機（定期検査で停止中）
・ 安全上の問題がない原子炉水位を確保しています。
・ 平成 23 年３月 19 日午前５時、残留熱除去系ポンプを起動し、使用済燃料プールの冷却を開始しました。
・ 平成 23 年７月 15 日午後２時 45 分、残留熱除去海水系ポンプ(Ｂ系)による残留熱除去系（Ｂ系）の運転を開始しました。
・ 平成 24 年５月 29 日午前 10 時 33 分、これまで機器ハッチを開口することにより行っていた原
子炉格納容器内の排気について、原子炉格納容器内より直接行うため、震災以降停止していた原子炉格納容器排気ファンを起動しました。その後、影響は確認されなかったことから平成 24
年６月１日午前 10 時 30 分、連続運転を開始しました。
・ 平成 24 年８月 29 日午後１時、補機冷却海水系ポンプ（Ａ）の復旧作業が完了し、本格運用を開始しました。これにより３台の補機冷却海水系ポンプが復旧しました。
・ 残留熱除去海水系ポンプ（Ａ）および（Ｃ）の復旧作業が完了し、平成 24 年８月 30 日午前 11時 33 分、残留熱除去系（Ａ）を起動しました。運転状態に異常がないことから、残留熱除去系（Ａ）の本格運用を開始しました。これにより、本設の残留熱除去系はＡ系とＢ系の両系統が復旧しました。
６号機（定期検査で停止中）
・ 安全上の問題がない原子炉水位を確保しています。
・ 平成 23 年３月19 日午後10 時14 分、残留熱除去系ポンプを起動し、使用済燃料プールの冷却を開始しました。
・ 平成 23 年９月 15 日午後２時 33 分、原子炉は残留熱除去系、使用済燃料プールは補機冷却系および燃料プール冷却系、各々の系統による冷却を開始しました。
・ 平成 24 年５月 15 日午後２時 20 分、これまで機器ハッチを開口することにより行っていた原
子炉格納容器内の排気について、原子炉格納容器内より直接行うため、震災以降停止していた原子炉格納容器排気ファンを起動しました。その後、影響は確認されなかったことから平成 24
年５月 18 日午後２時 12 分、連続運転を開始しました。
その他
・ 平成 23 年６月 17 日午後８時、水処理設備において滞留水の処理を開始しました。また、７月２日午後６時、水処理設備による処理水を、バッファタンクを経由して原子炉へ注水する循環注水冷却を開始しました。その後、平成 25 年７月５日、原子炉注水系信頼性向上対策として、復水貯蔵タンク炉注水系による１～３号機原子炉注水の運用を開始しました。
・ 平成 23 年８月 19 日午後７時 41 分、セシウム吸着装置から除染装置へのラインと第二セシウム吸着装置の処理ラインの並列運転による滞留水の処理を開始しました。
・ 平成 23 年 10 月７日午後２時６分、伐採木の自然発火防止や粉塵の飛散防止を目的とした構内散水を、５、６号機滞留水浄化後の水を利用し、開始しました。
・ 地下水による海洋汚染拡大防止を目的として、平成 23 年 10 月 28 日、１～４号機の既設護岸の前面に海側遮水壁の設置に関する工事に着手しました。
・ 所内共通ディーゼル発電機（Ｂ）については、これまで復旧作業を進めてきましたが、平成 24
年 12 月 26 日午前 0 時、所内共通ディーゼル発電機（Ａ）に加えて、保安規定第 131 条に定める異常時の措置の活動を行うために必要な所内共通ディーゼル発電機として運用開始しました。

2

・ 平成 25 年３月 30 日午前９時 56 分、多核種除去設備（ＡＬＰＳ）の３系統（Ａ～Ｃ）のうちＡ系統において、水処理設備で処理した廃液を用いた試験（ホット試験）を開始しました。
平成 25 年６月 13 日午前９時 49 分、多核種除去設備（ＡＬＰＳ）Ｂ系統において、水処理設備で処理した廃液を用いた試験（ホット試験）を開始しました。
平成 25 年６月 15 日午後 11 時頃、多核種除去設備Ａ系（水処理設備で処理した廃液を用いた試験運転）のバッチ処理タンク（２Ａ）において、当社社員が結露状況を確認した際に、当該タンク下の漏えい水受けパン内に、変色（茶色）した水の滴下跡があることを発見しました。水の滴下跡は、当該タンクの漏えい水受けパン内にあるため、当該設備より外部への漏えいの可能性はありません。当該バッチ処理タンク（２Ａ）表面には結露水が付いており、溶接線近傍が一部変色していることから、当該タンク下に滴下水を受けるためのバケツを設置すると共に、滴下状況を監視していましたが、当該タンク表面結露水は引き続き生じていますが、新たな変色した水の滴下は確認されませんでした。
多核種除去設備Ａ系を６月 16 日午後６時 17 分より停止操作を開始し、同日午後 11 時 20 分に停止しました。
８月８日午後０時 55 分、
現在多核種除却設備Ａ系で実施している腐食防止対策をＢ系でも実施するため、Ｂ系を停止しました。
・ 平成 25 年７月１日、地下貯水槽の汚染水は全て移送を終了していますが、拡散防止対策およびサンプリングは継続して実施中です。
＜拡散防止対策＞
地下貯水槽漏えい検知孔水（No.１北東側、No.２北東側、No.３南西側）の全ベータ放射能濃度の低下が緩やかであることから、地下貯水槽 No.１～３にろ過水または淡水化装置（RO）処理水（全ベータ放射能濃度：約１×101Bq/cm3）を移送し希釈する処置を適宜実施しました。
［最新の希釈実績］
・地下貯水槽 No.１（６月 19 日～）：８月３日、約 60ｍ3 のろ過水を注水。
・地下貯水槽 No.２（６月 27 日～）：８月１日、約 60ｍ3 のろ過水を注水。
・地下貯水槽 No.３（７月 24 日～）：８月 12 日、約 107ｍ3 の当該地下貯水槽ドレン孔水（北東側）を注水。
９月２日、３日地下貯水槽 No.１～３の漏えい検知孔内に漏えいした水を仮設地上タンクへ、地下貯水槽 No.１，２のドレン孔内に漏えいした水を当該地下貯水槽内へ移送する処置を実施しました。
＜サンプリング実績＞
９月２日、地下貯水槽 No.１～７のドレン孔水（14 箇所）、地下貯水槽 No.１～４，６の漏えい検知孔水（10 箇所のうち２箇所は試料採取不可）、地下貯水槽観測孔（22 箇所）、海側観測孔（5）～(8)についてサンプリングを実施しました。分析結果については、前回（海側観測孔(5)～(8)：８月 26 日採取、その他：９月１日採取）実施したサンプリングの分析結果と比較して大きな変動は確認されませんでした。
・ １～４号機タービン建屋東側に観測孔を設置し地下水を採取、分析しており、平成 25 年６月
19 日、１，２号機間の観測孔において、トリチウムおよびストロンチウムが高い値で検出されたことを公表し、監視を強化するとともに、１・２号機タービン建屋東側に設置したウェルポイントおよび集水ピット（南）から地下水をくみ上げ中です。
９月２日に採取した地下水観測孔 No.1-3 について、セシウム 134 およびセシウム 137 の数値が、前回（８月 29 日採取分）の数値と比較して上昇しております。また、ウェルポイントの全ベータの数値が、前回（８月 26 日採取分）の数値と比較して上昇しております。
＜地下水観測孔 No.1-3＞
セシウム 134：10 Bq/L（前回値／過去最高値：1.3 [Bq/L]）
セシウム 137：24 Bq/L（前回値／過去最高値：3.3 [Bq/L]）＜ウェルポイント汲み上げ水＞
全ベータ：36 万 Bq/L（前回値 5,900[Bq/L]／過去最高値：19 万 [Bq/L]）
原因として、
地下水観測孔 No.1 周辺は薬液注入による地盤改良工事で閉鎖領域となりつつあり、ウェルポイントから水を汲み出しているので、地下水観測孔 No.1-2 等から高濃度のセシウムや全ベータが地下水観測孔 No.1-3 に流入したと推測しています。
また、今回新たに掘削した地下水観測孔 No.0-2 の測定結果は、No.0-1 とほぼ同程度の値でした。

3

＜地下水観測孔 No.0-2：９月２日採取分＞
セシウム 134：検出限界値未満【検出限界値:0.47Bq/L】
セシウム 137：0.75 Bq/L
全ベータ：検出限界値未満【検出限界値:24Bq/L】＜最新の地下水移送実績＞
８月 31 日午後３時 50 分、ウェルポイントおよび集水ピット（南）から２号機立坑Ｃへの移送を停止し、午後３時 55 分、２号機タービン建屋への移送を開始しました。９月３日より２号機立抗Ｂ水（トレンチ閉塞作業により集められた水）を２号機タービン建屋に移送するため、同日午後０時 53 分、ウェルポイントおよび集水ピット（南）地下水の移送先を２号機タービン建屋から２号機立坑Ｃへ切替を実施しました。同日午後１時 11 分から午後２時35 分に２号機立坑Ｂ水について２号機タービン建屋への移送を実施しました。２号機立坑Ｂ水の移送が終了したことから、同日午後２時 56 分、ウェルポイントおよび集水ピット（南）地下水の移送先を再度、２号機立坑Ｃから２号機タービン建屋へ切替を実施しました。なお、２号機立抗Ｂから２号機タービン建屋への移送期間は、９月３日から９月 13 日の日中時間帯に実施する予定です。
・ 平成 25 年８月 22 日午後２時 55 分、２号機タービン建屋東側に設置されている２号機分岐トレンチ（立坑Ｂおよび電源ケーブルトレンチ）の閉塞を行うため、当該トレンチ内に滞留している汚染水を２号機タービン建屋へ移送を開始しました。８月 24 日午後１時 16 分、移送を停止し、全ての移送を終了しました。８月 31 日午後１時３分から午後３時 32 分にかけて、２号機立坑Ｂの溜まり水（トレンチ閉塞作業により集められた水）を２号機タービン建屋へ移送を実施しました。
・ 平成 25 年６月 30 日午前０時、入退域管理棟の運用を開始しました。
・ 平成 25 年８月 19 日午前 10 時４分頃、免震重要棟前に設置している連続ダストモニタで放射能濃度が高いことを示す警報（放射能高高警報）が発生しました。そのため、同日午前 10 時 15分に発電所内の全面（半面）マスク着用省略可能エリアでのマスク着用を指示しました。
８月 29 日、飛散防止剤を散布したうえで午後１時 15 分から午後２時３分の間、３号機原子炉建屋上部瓦礫撤去作業を一時的に実施し、この間に３号機原子炉建屋上部のダストを採取しました。その結果、３号機原子炉建屋上部は最高でセシウム 137 が 1.7×10-2Bq/cm3 であり、瓦礫撤去作業未実施時（８月 22 日）の分析結果と比較して約７倍高くなっており、３号機原子炉建屋上部瓦礫撤去作業により空気中放射性物質濃度が上昇することを確認しました。また、福島
第一原子力発電所構内のダスト分析結果において、３号機原子炉建屋の風下に位置する３、４号機法面および企業棟で若干のダスト濃度上昇が確認されましたが、３号機原子炉建屋に最も近い３、４号機法面でセシウム 134 が 3.1×10-6Bq/cm3、セシウム 137 が 9.1×10-6 Bq/cm3 であり、全面（半面）マスク着用基準である 2.0×10-4 Bq/cm3 および連続ダストモニタで放射能濃度が高いことを示す警報（放射能高高警報）が発生する基準である 1.0×10-4Bq/cm3 を十分下回っております。発電所構内の空気中放射性物質濃度が、全面（半面）マスク着用基準および連続ダストモニタ高高警報値を十分下回っていることを踏まえ、全面（半面）マスク着用省略可能エリアでの着用マスクに防塵マスク（ＤＳ２／Ｎ９５）を加える運用を９月１日午前０時から開始しました。
・ 平成 25 年８月 19 日午前９時 50 分頃、発電所構内Ｈ４エリアのタンク堰のドレン弁から水が出ていることを、パトロール中の当社社員が発見しました。その後、当該ドレン弁については、閉操作を実施しました。なお、モニタリングポスト指示値に有意な変動は確認されていません。
現場状況を確認した結果、堰内には１～２ｃｍ程度の水溜まりがあり、堰のドレン弁の外側に約３ｍ×約３ｍ×約１cm と約 0.5ｍ×約６ｍ×約１cm の水溜まりを確認しました。なお、汚染した水の発生源は特定できていないものの、汚染水を貯留しているタンク周辺の堰内に溜まっていた水がドレン弁を通じて堰外へ漏えいしたこと、タンクに貯留した水がタンクから漏えいしたことが否定できないこと、および堰外に漏えいした水溜まりにおいて高いベータ線、ガンマ線が検出されたことから、同日午後２時 28 分、福島第一原子力発電所原子炉施設の保安および特定核燃料物質の防護に関する規則第 18 条第 12 号「発電用原子炉施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、核燃料物質等（気体状のものを除く）が管理区域内で漏えいしたとき。
」に該当すると判断しました。
Ｈ４エリア内のⅠグループ No.５タンク近傍の底部で水の広がりがあることから、当該タンクの水位を確認した結果、現時点で約３ｍ水位が低下していることを確認しました。約３ｍの水位低下分の水量は、約 300m3 です。漏えいしたと思われる水については、堰内の水は一部回収を実4施していますが、ドレン弁を通して堰外へ出ていると思われることから周辺の土壌の回収を行うとともに広がりの範囲について引き続き調査を実施します。その後、Ｈ４エリアタンクの東側にある排水路の壁面において筋状の流れた痕跡が確認されたため、当該部の表面線量当量率を測定した結果、最大で６mSv/時（γ＋β線（70μｍ線量当量率））であることを確認しました。
このことから、汚染した土砂等が排水路に流れた可能性があるとし、今後、詳細な調査および評価を行います。なお、今回の漏水発見当時においては、当該排水路近傍の地表面で水が流れていないことを確認しています。
８月 20 日午後９時 55 分から、Ｈ４エリアⅠグループ No.５タンク内の水および仮設タンクに回収していた水（堰内に溜まっていた水）をＨ４エリア内の B グループ No.10 タンクへ移送を開始しました。８月 22 日までに水の移送を完了しました。
８月 22 日午前 11 時から午後３時頃にかけて、漏えいしたタンクと同様のフランジ型の他エリアのタンクについて総点検（外観点検、線量測定）を実施しました。タンクおよびドレン弁の外観点検において、漏えいおよび水溜まりは確認されませんでしたが、Ｈ３エリアのタンク周辺において、部分的に線量が高い箇所（２箇所）を確認しました。当該箇所は乾燥しており、堰内および堰外への流出は確認されませんでした。また、当該タンクの水位は受け入れ時と変化がないことを確認しました。
［高線量箇所および表面線量当量率測定結果（γ＋β線（70μｍ線量当量率））、水位レベル］
・Ｈ３エリアＢグループ No.4 タンク底部フランジ近傍：100mSv/時、水位レベル約 97%
・Ｈ３エリアＡグループ No.10 タンク底部フランジ近傍：70mSv/時、水位レベル約 95%
上記以外のタンクおよびドレン弁については、高線量の箇所は確認されませんでした。
また、５・６号機の滞留水の保管等に使用しているフランジタイプタンクの健全性確認（外観目視確認、水位確認）を８月 26 日までに実施し、異常が無いことを確認しました。
漏えいが発生したＨ４エリア内のＨ４エリアⅠグループ No.５タンクについて確認を行っていたところ、当該タンク含む３基（Ｈ４エリアⅠグループ No.５タンク、Ｈ４エリアⅠグループ
No.10 タンク、Ｈ４エリアⅡグループ No.３タンク）が当初Ｈ１エリアに設置されていたこと、
Ｈ１エリアで当該タンクが設置された基礎で、地盤沈下が起こったため、Ｈ２エリアに設置する計画であったが、実際には、Ｈ４エリアに設置されていることが判明しました。№５タンクからの水漏れと、Ｈ１エリアの基礎が地盤沈下した際に設置していた経過があることの因果関係は不明ですが、漏えいリスクの低減対策として、Ｈ４エリアⅡグループ No.３タンクからＨ４エリアＢグループ No.10 タンクへの移送を実施しました。
＜最新の移送実績＞
９月２日午前７時 44 分、移送を再開しました。同日午前 11 時３分、降雨対策のため移送を停止しました。
８月 31 日のパトロールにおいて、４箇所の高線量当量率箇所（β＋γ線（70μｍ線量当量率））を確認しました。関連する全てのタンクの水位に低下は見られず、排水弁も閉としているため、堰外への漏えいはないと評価しました。各箇所の線量等量率は以下の通りです。
・Ｈ５エリアⅣグループ№５タンクとＨ５エリアⅣグループ№６タンクの連結配管部の床面：
約 230mSv/時（70μｍ線量当量率）
・Ｈ３エリアＡグループ No.10 タンク底部フランジ近傍：約 220mSv/時（70μｍ線量当量率）（８月 22 日にタンクの点検をした際に、約 70mSv/時が確認されたところと同箇所＊1）・Ｈ３エリアＢグループ No.４タンク底部フランジ近傍：約 1,800mSv/時（70μｍ線量当量率）（８月 22 日にタンクの点検をした際に、約 100mSv/時が確認されたところと同箇所＊1）・Ｈ４エリアⅡグループ No.６タンク底部：約 70mSv/時（70μｍ線量当量率）＊１：８月 22 日に測定を行っていた箇所について、８月 31 日に再度測定を実施しました。値が異なっている原因については、調査していきます。

Ｈ５エリアⅣグループ№５タンクとＨ５エリアⅣグループ№６タンクの連結配管部の床面については、パトロールを実施した際に線量が高いこと（100mSv/時（70μｍ線量当量率）以上）が確認されたことから、上部にある配管の保温材を押したところ、床面に水滴が１滴滴下しました。水が滴下した床面を測定したところ、約 230mSv/時であることを確認しました。当該の連結配管からの滴下は継続しておりませんが、当該配管下部の床面に変色箇所（乾いた状態）があり、大きさは約 20cm×約 20cm で、床面の変色箇所から離れたところでは、高線量当量率箇所は確認されておりません。当該箇所の応急処置として変色のある床面にドレン受けを設置すると共に、当該連結配管に吸着マットの巻き付けを実施しました。また、Ｈ３エリアおよびＨ４エ5リアの当該箇所については、継続した滴下がないことを確認しております。
Ｈ５エリアⅣグループ№５タンクとＨ５エリアⅣグループ№６タンクの連結配管部からの水の滴下について、連結配管の保温材及び吸着マットを外して状況を確認したところ、各タンクと連結配管を接続している隔離弁(２弁)のうち、No.５タンク側の隔離弁と連結配管を繋いでいるフランジ部より約 90 秒に１滴の滴下があることを、８月 31 日午後 11 時 10 分頃に確認しました。その後、当該フランジ部に吸着マットを巻き付け、ビニール養生を施すとともに、当該フランジ部の床面にドレン受けを設置しました。なお、当該連結配管の隔離弁(２弁)については、No.5 側および No.6 側のどちらも閉められていたことを確認しております。９月１日、Ｈ５エリ
アⅣグループ No.５タンクとＨ５エリアⅣグループ No.６タンク間の連結配管フランジ部からの滴下について、８月 31 日に実施した当該フランジ部の吸着マット及びビニール養生を取り外し、当該部のフランジボルト 12 本の増し締めを実施しました。増し締め後、漏えいの有無の確認のため、30 分間保持し、同日午後２時 20 分に漏えいがないと判断しました。なお、吸着マットおよびビニール養生についても取り付けを完了しました。また、念のためＨ５エリアⅣグループ
No.５タンク、Ｈ５エリアⅣグループ No.６のタンクの水位レベルの測定を実施し変動のないことを確認しました。
Ｈ５エリアⅣグループ No.５タンクとＨ５エリアⅣグループ No.６タンク間の連結配管からの滴下について、連結配管の下部に溜まっていた水を分析した結果は以下の通りです。
＜No.５－No.６タンク連結配管下部漏えい水＞（採取日時：８月 31 日午後９時）
全ベータ：3.0×105Bq/cm3※ セシウム 134，137 については＊分析中です。
＊セシウム 134，137 については、サンプル量が少ないためガンマ核種は分析できませんでした。と９月２日記載しておりましたが、正しくは「※セシウム 134，137 については分析中です。
」です。
お詫びして訂正させていただきます。
（平成 25 年９月３日訂正）

なお、当該タンクを含むタンク群の直近のデータ（約 3.6×105Bq/cm3：平成 24 年 12 月６日採取）と比較して同等の値でした。
９月１日、強化しているパトロールにおいて、前日お知らせしたＨ３エリアの高線量当量率箇所が確認された１つのタンクの反対側（北側）において、高線量当量率箇所が確認されました。
また、８月 31 日に確認された以下の高線量当量率箇所において、９月１日、再度測定した結果は以下のとおりです。
・Ｈ３－No.4 タンク（北側）：1700mSv/時（70μｍ線量当量率）
・Ｈ３－No.10 タンク：80mSv/時（70μｍ線量当量率）
・Ｈ３－No.４タンク（南側）：1100ｍSv/時（70μｍ線量当量率）※ガンマ線の値は１mSv/時未満（測定器の針が振れなかった）であり、大半はベータ線でした。
ベータ線は距離をとることで、受ける放射線の量は格段に少なくなるものであり、現場全体の雰囲気線量が上記の線量ということではありません。
上記線量はパトロール時の線量測定（タンク外表面から概ね１ｍ以内、地上高さ 50cm 程度を全周測定）で 10mSv/時が確認された場合に５cm まで近づいて測定した値です。
※10mSv/時で記録していくことは、原子力規制庁「特定原子力施設監視・評価検討会汚染水対策検討ワーキンググループ第５回会合」において報告しました。
上記３箇所において、滴下は確認されませんでした。今後、漏えいの有無も含め当該箇所の詳細調査を行う予定です。また、上記３箇所以外は、パトロール時の測定において、10mSv/時以上が測定された箇所はありませんでした。
８月 22 日のＨ４エリア以外のタンク総点検（外観点検、線量測定）において確認された、部分的に線量が高いタンク（Ｈ３エリアＢグループ No.4 タンク、Ｈ３エリアＡグループ No.10 タンク）について、これらのタンクの外部に水の滴下等は確認されていないが、念のため、９月 17日までの間でタンク内の水を RO 廃液供給タンクへ移送予定です。
なお、Ｈ３エリアＡグループ No.10 タンク内の水の一部については、８月 29 日から通常の移送ラインを使用して RO 廃液供給タンクへの移送を開始しております。
９月２日のパトロールにおいて、今まで確認した箇所以外の１箇所で高線量等量率箇所が確認されました。
・Ｈ６エリアＡグループ No.７タンク 100mSv/時以上(５cm 距離)＊２＊２：低レンジ測定器(最大 100mSv/時まで測定可)にて測定。

6当該部は底板のフランジ締結部であり、汚染水の漏えい等の痕跡はありません。今後、高レンジ測定器も用い、引き続き調査してまいります。
また、Ｈ３エリアにて確認されていた高線量等量率箇所３箇所について９月２日の測定結果では、１箇所(Ｈ３エリアＢグループ No.４タンク北側)で 10mSv/時以上(50cm 距離)を確認しています。
今回のタンクからの漏えいを踏まえ、以下の場所で水を採取し、核種分析を実施しました（９月２日採取）。分析結果は以下のとおりです。分析結果についてはＢ排水路ふれあい交差点近傍（B-0-1）において、全ベータの値が９月１日採取分と比較し、70 Bq/L から 380 Bq/L に上昇しております。当該箇所はタンクエリアの上流側に位置しており、また、当該地点下流側の値に変化がないことから、経過を観察してまいります。その他の地点につきましては、９月１日の測定結果と比較して大きな変動はありません。
＜福島第一南放水口付近海水（排水路出口付近）＞（採取日時：９月２日午前 10 時 29 分）
セシウム 134：検出限界値未満【検出限界値:1.2 Bq/L（1.2×10-3［Bq/cm3］）】
セシウム 137：検出限界値未満【検出限界値:1.3 Bq/L（1.3×10-3［Bq/cm3］）】-23）】
全ベータ ：検出限界値未満【検出限界値: 21 Bq/L（2.1×10 ［Bq/cm ］＜Ｈ４エリア付近Ｂ－Ｃ排水路合流地点（旧名称：コア倉庫前側溝）（Ｃ－１）＞（採取日時：９月２日午前 10 時 50 分））】
セシウム 134：検出限界値未満【検出限界値:18 Bq/L（1.8×10-2［Bq/cm3］-23
セシウム 137：検出限界値未満【検出限界値:26 Bq/L（2.6×10 ［Bq/cm ］）】
全ベータ ：190 Bq/L（1.9×10-1［Bq/cm3］）＜Ｂ排水路内（８月 21 日に高線量率測定された地点（Ｂ－１）＞（採取日時：９月２日午前 11 時 20 分））】
セシウム 134：検出限界値未満【検出限界値:18 Bq/L（1.8×10-2［Bq/cm3］）】
セシウム 137：検出限界値未満【検出限界値:26 Bq/L（2.6×10-2［Bq/cm3］
全ベータ ：64Bq/L（6.4×10-2［Bq/cm3］）＜Ｂ排水路内（Ｂ－１の下流側（Ｂ－２）＞（採取日時：９月２日午前 11 時 15 分）
セシウム 134：検出限界値未満【検出限界値:18 Bq/L（1.8×10-2［Bq/cm3］）】）】
セシウム 137：検出限界値未満【検出限界値:28 Bq/L（2.8×10-2［Bq/cm3］）
全ベータ ：280 Bq/L（2.8×10-1［Bq/cm3］＜Ｂ－Ｃ排水路合流地点前（合流地点の上流側）（Ｂ－３）＞（採取日時：９月２日午前 10 時 55 分））】
セシウム 134：検出限界値未満【検出限界値:18 Bq/L（1.8×10-2［Bq/cm3］
セシウム 137：検出限界値未満【検出限界値:27 Bq/L（2.7×10-2［Bq/cm3］）】-13
全ベータ：710 Bq/L（7.1×10 ［Bq/cm ］）＜Ｂ排水路ふれあい交差点近傍（Ｂ－０－１）＞（採取日時：９月２日午前 11 時 30 分）
セシウム 134：検出限界値未満【検出限界値:20 Bq/L（2.0×10-2［Bq/cm3］）】-23）
セシウム 137：42Bq/L（4.2×10 ［Bq/cm ］
全ベータ ：380Bq/L（3.8×10-1［Bq/cm3］）＜Ｃ排水路正門近傍（Ｃ－０）＞（採取日時：９月２日午前 11 時 45 分）
セシウム 134：検出限界値未満【検出限界値:19 Bq/L（1.9×10-2［Bq/cm3］）】）】
セシウム 137：検出限界値未満【検出限界値:25 Bq/L（2.5×10-2［Bq/cm3］）】
全ベータ ：検出限界値未満【検出限界値:16 Bq/L（1.6×10-2［Bq/cm3］＜Ｃ排水路 30ｍ盤出口（Ｃ－２）＞（採取日時：９月２日午前 10 時 45 分））】
セシウム 134：検出限界値未満【検出限界値:18 Bq/L（1.8×10-2［Bq/cm3］
セシウム 137：検出限界値未満【検出限界値:28 Bq/L（2.8×10-2［Bq/cm3］）】）
全ベータ ：120 Bq/L（1.2×10-1［Bq/cm3］
９月１日、地下水バイパス揚水井№７～12（６箇所）の水について分析を実施しました。分析結果は以下のとおりです。分析結果については、前回測定値（揚水井№７～10：８月 29 日採取、揚水井№11，12：８月 30 日採取）と比較して大きな変動は確認されませんでした。今後も継続して7

経過を観察してまいります。
＜揚水井№７＞・９月１日採取分：トリチウム 530 Bq/L
：全ベータ
検出限界値未満【検出限界値:16Bq/L】＜揚水井№８＞・９月１日採取分：トリチウム 60 Bq/L
：全ベータ
検出限界値未満【検出限界値:16Bq/L】＜揚水井№９＞・９月１日採取分：トリチウム 53 Bq/L
：全ベータ
検出限界値未満【検出限界値:16Bq/L】＜揚水井№10＞・９月１日採取分：トリチウム 330 Bq/L
：全ベータ
検出限界値未満【検出限界値:16Bq/L】＜揚水井№11＞・９月１日採取分：トリチウム 330 Bq/L
：全ベータ
検出限界値未満【検出限界値:16Bq/L】＜揚水井№12＞・９月１日採取分：トリチウム 910 Bq/L
：全ベータ
検出限界値未満【検出限界値:16Bq/L】
・ 平成 25 年８月 24 日午前 10 時 38 分、３号機タービン建屋地下から集中廃棄物処理施設（雑固体廃棄物減容処理建屋［高温焼却炉建屋］）へ溜まり水の移送を開始ました。
・ 平成 25 年８月 27 日午前 10 時 18 分から９月３日午前 10 時 10 分、２号機タービン建屋地下から３号機タービン建屋地下へ溜まり水の移送を実施しました。
・ 平成 25 年９月３日午前 11 時 19 分、２号機タービン建屋地下から集中廃棄物処理施設（雑固体廃棄物減容処理建屋［高温焼却炉建屋］）へ溜まり水の移送を開始ました。
・ 平成 25 年８月 27 日午後５時、４号機原子炉ウェル、原子炉圧力容器、使用済燃料プール内のガレキ撤去および炉内機器の移動作業を開始しました。
・ 平成 25 年８月 31 日午前９時 45 分頃、福島第一原子力発電所６号機Ｆタンクエリアにおいて、ドラム缶の移動作業に従事していた協力企業作業員が体調不良を訴えたため、入退域管理棟救急医療室にて医師の診察を受診しました。その結果、医師により緊急搬送の必要があると判断され、同日午前 10 時 46 分頃に救急車を要請しました。同日午後０時 20 分、いわき市立総合磐城共立病院へ搬送され、検査のため入院しました。
以 上8