No.P377

PAT. PEND.

フローセレクタ●流量を制御するニードル開度の遠隔操作が可能！
●流量フィードバックによる制御が可能！
●複数流量の切替えが可能！

二ードル開度モード
二ードル開閉遠隔操作
装置内の調整しにくいニードル弁も、iB-Flow フローセレクタなら遠隔操作（外部入力）で簡単に流量調整が可能！

開閉
外部入力
IBFL-BC
多供給エア
少流量制御モード
流量安定化（流量フィードバックによる制御）※流量制御モードの詳細については次頁をご覧ください。
iB-Flow フローセレクタに流量計（流量センサ）のアナログ電圧出力を取り込み、予め設定した流量（最大7点）になるようニードル開度を調整！

流量フィードバック！
アナログ電圧出力（0-5Vまたは1-5V）

IBFL-BC
外部入力により供給エア

流量センサ

簡易ブローのフィードバック制御の実現！
用途例：冷却、除塵、流量管理による省エネ対応など。

7点の流量セレクト！

流量制御モードの詳細説明
流量制御モードでは予め設定したい流量を、フローセレクタのメモリに流量計（流量センサ）のアナログ電圧値（0〜5Vまたは1〜5V）として保存させる必要があります。
① 流量計（流量センサ）のアナログ電圧出力を接続後、「ニードル開度モード」で設定したい流量に調整します。
②「流量設定モード」に切り替えて、設定したい流量（アナログ電圧値）をメモリに保存します。①と②を繰り返し、最大7点（No.1〜No.7）の流量（アナログ電圧値）を保存できます。
③外部入力により、保存したメモリから希望のメモリNo.を指定します。
④「流量制御モード」に切り替えると、保存されたメモリ内の電圧値のアナログ入力になるよう、ニードル開度が調整されます。
IN1〜3の組合せにより、メモリした流量値へ開度調整します。
メモリ指定
メモリNo.
12
345
外部入力により67点の流量セレクト！
7調整停止

流量フィードバック！
アナログ電圧出力（0-5Vまたは1-5V）

IBFL-BC
供給エア

流量センサ

IN1
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF

IN2
OFFONON
OFF
OFF
ON
ON
OFF

IN3
OFFOFF
OFF
ON
ON
ON
ON
OFF

●フィードバック制御をしていますので、元圧変動等による流量変化にも対応し、ブロー流量を安定化させます。
※設定した値への調整時間は、使用状況、変更開度量により、数秒から十数秒かかります。

注文記号

IBFL-BC ---ブラケットのみ●IBFL-MB

ブラケット
無記入：なしMB ：ブラケットあり

iB-Flow
フローセレクタ

サイズ（使用チューブ外径）J4：φ4
J6：φ6J8：φ8

アナログ入力信号
01：0〜5V対応
02：1〜5V対応

仕様●フローセレクタ
項目

形式 IBFL-BC-01-J4 IBFL-BC-01-J6 IBFL-BC-01-J8 IBFL-BC-02-J4 IBFL-BC-02-J6 IBFL-BC-02-J8

使用チューブ外径mm

φ4φ6φ8φ4

使用流体
使用圧力範囲

MPa

0〜0.7

保証耐圧力

MPa

1.05

流量（0.5MPa時、開度100％）ℓ/min（ANR）

対応流量センサ
使用温度範囲φ875
アナログ電圧出力 0〜5V（片方向タイプ）℃アナログ電圧出力 1〜5V（片方向タイプ）
0〜40

使用電源

DC24V±10%消費電流

待機時：30mA、ニードル開閉時：70mA（流量センサへの供給電流含まず）

質量ｇ

耐振動m/s2

耐衝撃m/s2

絶縁抵抗4545484549.098.1

DC500Vメガにて100ＭΩ以上

耐電圧

AC500V
表示記号※スピードコントローラではなく、スロットルバルブ仕様です。

1φ6

空気

１分間

4548

流量3/min(ANR)

流量特性
120MPa1000.7800.5

各部の名称と機能②ロータリーSW

60①端子台③Push SW
（Push1）0.3
400.1

200020406080

100０４２

ニードル開度 %６８

注1：流量特性は弊社測定条件によるものです。本製品の個体差の他、配管条件等使用条件により、流量特性は変化しますのでご注意ください。
2：全サイズ同じ流量特性になります。
3：ニードル開度0％時の流量は0ℓ/minにならない場合があります。流量を0にする場合は、別途ストップ弁をご用意ください。

④LED

１極

９極

③Push SW
（Push2）

説明

名称
①端子台

電源、外部入力、流量センサ接続
各種モード選択
0：ニードル開度モード②ロータリSW

1〜7：流量設定モード
8：流量制御モード
ニードル開度モード時
Push1：SWをON中ニードルを開きます
Push2：SWをON中ニードルを閉じます③Push SW

流量設定モード時
Push1：SWをONした際にロータリーSWの番号メモリに現在の流量値を保存します
Push2：未使用
点灯：ニードル開閉時
3回点滅：IBFL-BC-01 電源投入時④LED4回点滅：IBFL-BC-02 電源投入時
2回点滅：流量設定実行時

配線および接続方法
端子台 Pin No.

端子名

端子台カラー

I/O

1

AVcc

赤O

流量センサ供給用電源 DC24V（300mA MAX.）

2AIN

黒I

流量センサアナログ入力

3A0V

青−

流量センサ供給用電源 0V

4IN1

緑I

外部入力端子 1設定・操作用

5IN2緑I

外部入力端子 2外部入力

6IN3緑I

外部入力端子 37DVcc

赤I

外部入力用電源 DC24V8＋V

赤I

IBFL-BC用電源 DC24V90V

青−IBFL-BC用電源 0V

流量センサ

電源

内容

注：端子台 Pin No.1とPin No.8は内部で接続されています。
端子台 Pin No.3とPin No.9は内部で接続されています。

使用可能な流量センサは、片方向検出のものとなります。
流量センサのアナログ電圧出力0-5Vタイプの場合はIBFL-BC-01を、アナログ電圧出力1-5Vタイプの場合はIBFL-BC-02を選択してください。

０８２DC24V

双方向検出可能なタイプの流量センサは使用できません。
アナログ入力４６1234567890V

流量センサ

流量-アナログ電圧特性が線形・非線形は問いませんが、流量増加でアナログ出力が上がる特性の流量センサをご使用ください。
対応ケーブルはAGW20〜24になります。

接続例2寸法図（mm）
フローセレクタ 本体
IBFL-BC-01-J4
IBFL-BC-01-J6
IBFL-BC-01-J8
IBFL-BC-02-J4
IBFL-BC-02-J6
IBFL-BC-02-J8

ロータリーＳＷ
Push1

スクリューレス端子台（９極）
適用電線：
ＡＷＧ２４〜２００４２６８

１極

９極

LED151.6

Push252.75

6049.8２-φ3.2通しブラケット（-MB）-J4:14.4-J6:14.8-J8:16.5-J4:14.1-J6:14.5-J8:16.2

26.4

15.2

(10.7)-J4:2-φ4（チューブ挿入深さ11.2）-J6:2-φ6（チューブ挿入深さ11.6）-J8:2-φ8（チューブ挿入深さ18）414.1※左右逆にも取付可

17.8

27-J4:55.2-J6:56.0-J8:59.4

ブラケット
IBFL-MB

7.6

17.8

15.2

11.4

102-φ3.4 φ6.5座ぐり深さ3

26.4
12.5

4（10.7）16.2※ご使用になる前にiB-Flowのカタログの「安全上のご注意」、「一般注意事項」を必ずお読みください。

□本社 □営業本部 □海外営業部
184-8533 東京都小金井市緑町 3-11-28□技術サービスセンター TEL〈042〉383-7172

URL http://www.koganei.co.jp□営業所・出張所 ○駐在所
232-0441
581-8977
□仙台
〈022〉
○札幌
〈011〉
643-1751
□山形
〈023〉
○宇都宮
〈028〉684-2205
6436-5481□東京〈03〉□長岡〈0258〉31-8801
23-5800○甲府〈055〉267-3131○上田〈0268〉□静岡〈054〉286-6041□浜松〈053〉459-1855
30-0507○滋賀〈0749〉□京都〈075〉344-8811
371-0511
241-8671
□神戸
〈078〉
○岡山
〈086〉
965-6625 ○南九州
○北九州
〈093〉
〈0986〉38-0133○岩手〈019〉656-3705□群馬〈0270〉40-7651□西東京〈042〉383-7122○富山〈076〉482-5164□長野〈0265〉83-7111□大阪〈06〉6398-6131□広島〈082〉546-2351○秋田〈018〉880-0522□茨城〈029〉830-7076□北関東〈048〉662-6951
292-1193□金沢〈076〉
745-3820
□名古屋
〈052〉
○松山
〈089〉922-8060
411-5526□福岡〈092〉

943-9802○郡山〈024〉
431-3161
□千葉
〈047〉
□南関東
〈046〉220-1851○福井〈0778〉52-1288□刈谷〈0566〉84-5336
667-1570○徳島〈088〉
383-71715
□熊本
〈096〉

●記載されている仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。
2016年2月26日 初版 20 KGAT ©KOGANEI CORP. PRINTED IN JAPAN