형식: R8-CT4E
부속되지 않기 때문에 필요한 채널 분의 센서를 준비해주십시오.

리모트 I/O R8 시리즈교류 전류 입력 모듈(실효치 연산형, 클램프식 교류 전류 센서, 비절연 4점)주요 기능과 특징●클램프식 교류 전류 센서를 입력으로 하는 소형 리모트I/O 모듈●컨피그레이터 소프트웨어 (형식：R8CFG) 를 통해 PC로설정 가능XYXX\\`Gஂஃ

형식：R8－CT4E①
주문 시의 지정 사항• 주문 코드：R8－CT4E①①은 아래에서 선택해 주십시오.
（예：R8－CT4E/Q）• 옵션 사양 (예：/C01)①부가 코드기기 사양접속 방식· 입력：4핀 e-CON 커넥터기기측 커넥터 XN2D-1474-S002 (Omron 제품)권장 케이블측 커넥터 XN2A-1470 (Omron 제품)적용 전선 사이즈：0.08∼0.5mm2 (AWG28∼20)
단, 전선 외부 피복 직경이 ø1.5 이하여야 합니다.
(케이블측 커넥터는 본 제품에 부속되지 않습니다. 상세한내용은 제조 업체의 카탈로그를 참조해 주십시오.)· 필드용 전원, 내부통신버스：내부통신버스용 커넥터에접속· 내부 전원：내부통신버스용 커넥터로 공급아이솔레이션：입력－필드용 전원－내부통신버스 · 내부전원간사용 파형 조건· 실효치 연산：제3고조파 15% 이하클램프식 교류전류 센서의 설정：측면의 딥 스위치 또는PC로 설정Low-end 컷아웃 값의 설정：0.0∼5.0%의 범위에서 설정
가능 (PC로 설정, 설정값 이하의 변환 데이터는 0%로 합니
다. 공장 출하 시의 설정：1.0%)
모듈 어드레스의 설정：로터리 스위치로 설정종단 저항：내장 (딥 스위치로 전환, 출하 시의 설정：무효)컨피그레이션 모드의 설정：측면의 딥 스위치로 설정상태 표시 램프：2가지색 LED (적색/녹색)입력 상태 표시 램프：적색 LED(램프 표시 사양은 취급설명서를 참조해 주십시오.)입력 사양◆옵션무기입：없음
/Q：있음 (옵션 사양에서 별도로 지정해 주십시오.)옵션 사양◆코팅（상세한 내용은 당사 홈페이지를 참조해 주십시오）/C01：실리콘계 코팅（Silicone coating）/C02：폴리우레탄계 코팅（Polyurethane coating）

관련 기기· 컨피그레이터 소프트웨어 (형식：R8CFG)컨피그레이터 소프트웨어는 당사의 홈페이지에서 다운로드 할 수 있습니다.
본 제품을 컴퓨터에 접속할 때 전용 케이블이 필요합니다.
적용하는 케이블의 형식은 홈페이지의 다운로드 사이트또는 컨피그레이터 소프트웨어의 취급설명서를 참조해주십시오.
· 클램프식 교류 전류 센서 (형식：CLSE)본제품은 센서와 조합하여 작동합니다. 센서는 본제품에■클램프식 교류전류 센서 (CT1, CT2, CT3, CT4)
(센서：입력 레인지)CLSE-R5：0∼5A AC
CLSE-05：0∼50A AC
CLSE-10：0∼100A AC
CLSE-20：0∼200A AC
CLSE-40：0∼400A AC
CLSE-60：0∼600A AC
주파수：50/60 (45∼65Hz)동작 입력 범위：정격 전류의 0∼105%과전류 강도
CLSE－R5：10A (연속)CLSE－05：60A (연속)CLSE－10：120A (연속)CLSE－20：240A (연속)CLSE－40：480A (연속)CLSE－60：720A (연속)주) 480V 이하의 회로에서 사용해 주십시오.

R8-CT4E사양서

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

KS-9794 Rev.2 Page 1/5형식: R8-CT4E
설치 사양최대 소비 전류：100mA사용 온도 범위：-10∼+55℃
사용 습도 범위：30∼90%RH（결로되지 않을 것）사용 주위 환경：부식성 가스 및 대량의 먼지가 없어야 함
설치：DIN 레일에 설치
질량：65g성능변환 정밀도：±1% (센서의 오차는 포함되지 않습니다.)변환 주기：14ms
변환 데이터：실측값 (A)을 100배로 한 정수 (CLSE-R5는
실측값 (A)을 1000배로 한 정수)(컨피그레이터로 스케일링 가능)점유 영역：2
모듈 어드레스 사용 수：2
온도 계수：±0.03%/℃반응 속도：0.5s 이하 (0→90%)절연 저항：100MΩ 이상/500V DC
내전압：입력－필드용 전원－내부통신버스 · 내부 전원－지면 간 1000V AC 1분간규격＆인증
EU conformity：전자 양립성 지령 (EMC지령)EMI EN 61000-6-4
EMS EN 61000-6-2
RoHS 지령전면도 및 측면도̰㽕⮨⓸⯜◼G㛨☐⤼㏘G㉘㥉㟝
⦐䉤⫠G㏘㠸㾌

ㇵ䈐G䖐㐐G⣜䘸

^_

^_
[\]

ÝXW

`WX

[\]

^_z~YjhykGhkkU ÝXYZ

`WX

[\]

^_

YZ

㢹⥙Gㇵ䈐G䖐㐐G⣜䘸

YZ

y|u

`WX

`WXz~X[\]

̰㤸⮨⓸

YZ

ᴵ㦹GG㉘㥉㟝
♙G㏘㠸㾌

⇨⺴䋩㐔ⶸ㏘㟝G䀘≙䉤v

j{X㢹⥙G䀘≙䉤z~[XYZ[\]^_j{Yv{z~Zj{Z㦹␜G㤴䚡G㉘㥉㟝
♙G㏘㠸㾌
j{[R8-CT4E사양서

MG CO., LTD.
www.mgco.jpKS-9794 Rev.2 Page 2/5형식: R8-CT4E
동작 모드 설정(＊) 는 출하 시의 설정주) SW4-4, 5, 6, 7 은 사용되지 않기 때문에 반드시 “OFF”로 설정해 주십시오.
̻⯜◼G㛨☐⤼㏘㢌G㉘㥉
⯜◼G㛨☐⤼㏘⏈G⦐䉤⫠G㏘㠸㾌⦐G㉘㥉䚝⏼␘U
XW㣄⫳㍌⏈G㞰㯱㢌G⦐䉤⫠G㏘㠸㾌⦐SGX㣄⫳㍌⏈G㝘⪬㯱㢌⦐䉤⫠G㏘㠸㾌⦐G㉘㥉䚝⏼␘UGG⯜◼G㛨☐⤼㏘⏈GW¥ZWGᾀ㫴G㉘㥉Gᴴ⏙䚝⏼␘UGOḩ㣙G㻐䚌㐐G㢌G㉘㥉ஔWP
`WX
^_

YZ
[\]

YZ

^_

`WX
[\]

⯜◼G㛨☐⤼㏘G㉘㥉GOÝXP
⯜◼G㛨☐⤼㏘G㉘㥉GOÝXWP
̻䆨⣜䘸㐑GẄ⪌㤸⪌G㉰㉐㢌G㉘㥉
㢹⥙㡴G㢰Ḹ⦐G㉘㥉╝⏼␘ U㢹⥙ⷸ⦐㢌G㉘㥉㡴Gwj ⪰G䋩䚨G㉘㥉䚨G㨰㐡㐐㝘 U䆨⣜䘸㐑GẄ⪌㤸⪌G㉰㉐
jszlஇy\ஔW¥\hGhjGOQP
jszlஇW\ஔW¥\WhGhj
jszlஇXWஔW¥XWWhGhj
jszlஇYWஔW¥YWWhGhj
jszlஇ[WஔW¥[WWhGhj
jszlஇ]WஔW¥]WWhGhj

X
vmm
vu
vmm
vu
vmm
vu

z~[Yvmm
vmm
vu
vu
vmm
vmm

Z
vmm
vmm
vmm
vmm
vu
vu

̻䀜䙰Ἤ⤼㢨㊌G⯜☐㢌G㉘㥉䀜䙰Ἤ⤼㢨㊌G⯜☐♙G㏘㠸㾌ஂQஃ
wj

z~[_vmmvu

̻㦹␜G㤴䚡㢌G㉘㥉㦹␜G㤴䚡ⱨ䟜GOQP
㡔䟜z~Z
vmm
vu

R8-CT4E사양서

MG CO., LTD.
www.mgco.jpKS-9794 Rev.2 Page 3/5형식: R8-CT4E
외형 치수도（단위：㎜）\`ஂZஃஂ[ஃ^XY]\\^]XX\kpuG⤼㢰O䔡GZ\P블록도＆단자 접속도㤸㠄㽕㢹⥙ㇵ䈐G䖐㐐 ㇵ䈐G䖐㐐
⣜䘸⣜䘸䙸☐㟝G㤸㠄୔X

㢹⥙G䀘≙䉤X

㤼
䟀Xuj

YujZ

㜤⦐㥐㛨䟀⦐䋩㐔䟀⦐

j{lᴵ㦹G㉘㥉㟝
㏘㠸㾌

[㤸㠄䟀⦐W}䀘≙䉤k㢹⥙G㐔䝬GX

RY[}⇨⺴䋩㐔ⶸ㏘

⇨⺴㤸㠄

⺴䚌㽕ˍ
ˍ
ˍ
ˍˍ
ˍ

㢹⥙G㷌⫠
h V k
㤸䞌G䟀⦐

㤸㠄㽕㢹⥙G䀘≙䉤[k㢹⥙G㐔䝬G[XujYuj

Z

j{l[⺴䚌㽕୔XUG䙸☐㟝G㤸㠄㡴G㇠㟝䚌㫴G㙾㏩⏼␘UR8-CT4E사양서

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

KS-9794 Rev.2 Page 4/5형식: R8-CT4E
㜼Ḕ㛺㢨G㇠㛅GⵃG㞬Ḵ㢌G㢰⺴⪰Gⷴᷱ䚌⏈Gᷱ㟤ᴴG㢼㏩⏼␘UR8-CT4E사양서

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

KS-9794 Rev.2 Page 5/5