ケーブル防災設備協議会工法表示ラベル請求用耐火シートマルタイプは、ケーブル防災設備協議会の登録工法です。
製品に同梱している工法表示シールではなく、ケーブル防災設備協議会の工法表示ラベルが必要な場合には発行いたします。
ケーブル以外の配管貫通部には、工法表示ラベル（ケーブル防災設備協議会）を貼らないでください。
認定外の施工については、ラベルの発行をいたしません。
後日お電話にて施工箇所数、送り先などの確認をさせて頂くことがあります。

ケ ーブルの防火区画貫通部耐火措置部材

耐火シートマルタイプは、ケーブル防災設備協議会の登録工法です。
ケーブルの防火区画貫通処理にご使用の際に工法表示が必要な場合に発行いたします。ケーブル貫通用として使用されているかをご確認の上、ご請求ください。
施工会社は、正しく施工したことを確認し、「 施工会社名」、「 講習会修了番号」（ケーブル防災設備協議会主催 ケーブル防火区画貫通措置に関する講習会 受講修了者の場合）、「 施工年月」をボールペンで記入して見やすい場所に貼り付けてください。
「工法表示ラベル」は、１貫通穴に１枚です。

IKS-N 耐火シートマルタイプ 取扱説明書
国土交通大臣認定番号

技術開発センター

ケ ーブル防災設備協議会
工法表示ラベル請求カード

ＦＡＸ（06）6618−1787
国土交通大臣認定番号： PS060ＦL-0280（床）PS060WL-0757（壁・中空壁）PS060ＦL-0600（床・中空床）ご注意※ 下記空欄にご記入の上、ＦＡＸにてお送りください。
※ 楷書体でご記入ください。
※ 現場単位でまとめて1枚のご請求カードでお送りください。

▼ 施工内容

在地

IKS-N

寸法図

耐火シートマルタイプ

耐火シート
IKS-50N

耐火シート
IKS-75N

店

W
IKSN-Ｌ 90 79

1.2t
B

D

単位：㎜

耐震金具用ビスは付属されていません。別途ご用意ください。

TEL（）

−
部品寸法（mm）
型番

ご請求枚数 ケーブル貫通部の防火措置工法表示ラベルご請求枚数（注）工法表示ラベルは、１貫通穴に対して１枚必要です。

枚・取扱説明書に基づき施工完了しました。

施工のご確認 ・ケーブル貫通用として使用しました。

上記をご確認の上でご署名およびご捺印してください。

▼ 送付先 ［メール便（送料無料）・宅配便（着払いのみ）］※メール便はラベルのお届けまでに３〜４日＋郵送期間が必要になります。
貴社

名

※所TEL

L1

L2

耐火シート
L3190
430645795
1055−
330
436580813−−
128130179Wt

RA5050507575

21212124
2427.54055
67.580■ 適合開口径、占積率及び最適ケーブルサイズ
適合開口径
呼び径（穴径）（㎜）

IKS-50N
IKS-75N
IKS-100N
IKS-125N
IKS-150N

ご 担 当 者 名〒住IKS-50N
IKS-75N
IKS-100N
IKS-125N
IKS-150N

型番

所 属 部 署ご20 φ5.5B

24RAA

IKSN-Ｍ 70 54

15RB

39

1.2t

4-φ5.5
DRC

入A

15

補助パット

20 φ5.5

H

27.5

耐震金具

購

1.6t

耐震金具
IKSN-M・L

耐震金具
IKSN-S

RB

R

27.5t

受金具
IKS-100N・125N・150N

11t

受金具
IKS-50N・75N
RC

受金具

設備施工会社名t

耐火シート

建築施工会社名

ごW

W

名

1.6t

主L3

L2

L2

H

施

130

L1

L1
L1

補助パット

耐火シート
IKS-100N・125N・150N

t=3所

■仕 様

130

名

11

場

行なってください。
8.耐火シートに支持機能はありませんので、別途設置してください。
9.防水機能はありません。直接雨水がかかったり常に高湿度となるような場合には使用しないでください。
10.屋外でご使用の場合は、紫外線、雨水などが当たらないように処置を施してください。
11.防火区画貫通措置部の上には乗らないでください。開口部を破壊する恐れがあります。
12.合成樹脂可とう電線管及び光ファイバーケーブルは壁貫通のみに適用可能です。
13.必要に応じて補助パットを使用し、すき間が無いことをご確認ください。
14.床・中空床の場合は、耐震金具を使用しないでください。
15.耐震金具使用時は、必ず市販のM4×25mm以上のビスで壁と固定してください。

1.中空床は、IKS-50N、75N、100Nが認定範囲です。
2.施工は内線規程に基づいて行なってください。
3.ご使用の際は、同梱されています取扱説明書及び認定書をよくお読みください。
4.ケーブルサイズ選定の際には、認定書に記載の開口穴径、占積率及び金具最小内径を共に満たすことを確認し、サイズ選定を行ってください。
5.中空壁・中空床への施工には板厚0.25t以上の鋼製スリーブが必要です。
6.耐火シートは曲げたり圧縮したりすることができますので、ケーブルの配線状況や形状、隙間の大きさなどに合わせて変形させ、隙間の無いように詰めてください。
7.耐火シートは、熱によって膨らむことにより隙間を閉塞する機能がありますが、「開口部に隙間なく詰める」
ことを基本とし、施工はていねいに工法表示ラベル担当者 行

IKS-N 耐火シートマルタイプ

現： PS060ＦL-0280（床）： PS060WL-0757（壁・中空壁）： PS060ＦL-0600（床・中空床）

A

【注意】

■『工法表示ラベル』について

50（φ 55）以下
75（φ 80）以下
100（φ110）以下125（φ135）以下
150（φ160）以下

D

H

26
38.5
53.5
66
78.5

18.5
3143.5
56
68.5

4558
73
85.5
98

50
50
5075
75

耐震金具

補助パット

取扱説明書
（枚）

工法表示シール（枚）

IKSN-Ｓ：1
IKSN-Ｍ：1
IKSN-Ｍ：1
IKSN-Ｌ：1
IKSN-Ｌ：1−−
1111111111111■ Aパック及びBパックのカットについて
最適ケーブル
サイズ

占積率600Ｖ 38㎜2
24.84％以下
600Ｖ 100㎜2※ 600Ｖ 200㎜2
25.76％以下※23.37％以下

RB

受金具
RC

600Ｖ 250㎜

IKS-100N・125N・150Nは、ケーブルの収納状況によって、Aパック・Bパッ
クをカットして使用して下さい。下表にカット条件を示します。
注）IKS-75NにBパックはありません。
Bパック

Aパック

2

中空床は、
IKS-50N,75N,100Nのみ対応。
※中空床の場合37.2%以下

（）

−型番

※施工現場への送付をご希望の場合は、現場名までご記入ください。

床の構造 … 鉄筋コンクリート床、ALC床… 中空床

http : www.ﬁrepro.jp/●生産技術本部

技術開発センター 技術部【4】

カットライン カットライン■ 区画の構造TEL（06）6618-1784

FAX（06）6618-1787

20141027

Aパックのカット条件＜厚さ100mm以上＞ IKS-75N CVT−100㎜2超＜厚さ284.5mm以上＞ IKS-100N CVT−100㎜2超〜CVT−200㎜2以下

壁の構造 … 鉄筋コンクリート壁、ALC壁、中空壁 ＜厚さ 70mm以上＞

Bパックのカット条件

̶CVT−200㎜2超CVT−250㎜2超IKS-125N CVT−150㎜2超〜CVT−250㎜2以下
22（250+100）㎜ 以下 CVT−（250+100）㎜2超IKS-150N CVT−200㎜ 超〜CVT−【1】

■ 床工法《施工手順》■ 壁工法《施工手順》①受金具の開いている方を閉じながら、開口部に挿入してください。

①受金具の開いている方を閉じながら、開口部に挿入してください。

③耐震金具の挿入（注）
IKS-50N及び75Nは、金具を一度開いてから、開口部に挿入してください。
（注）
施工し難い場合は、コンクリート用タッピングビスなどで金具を固定してください。
（注）
何度も開閉を繰り返さず、必要最小限にとどめてください。
（注）
中空床の場合は板厚0.25t以上の鋼製スリーブを入れてください。

（注）
IKS-50N及び75Nは、金具を一度開いてから、開口部に挿入してください。
（注）
施工し難い場合は、コンクリート用タッピングビスなどで金具を固定してください。
（注）
何度も開閉を繰り返さず、必要最小限にとどめてください。
を入れて（注）
中空壁の場合は板厚0.25t以上の鋼製スリーブ（当社EZSなど）ください。

〈IKS-50Nの場合〉
シートの巻き始め箇所に、開口に合わせて耐震金具を差し込んでください。

受金具：IKS-50N、IKS-75N

耐震金具

受金具：IKS-50N、IKS-75N

受金具：IKS-100N〜IKS-150N

開口〈IKS-75N、100N、125N、150Nの場合〉
シートの巻き始めから約30㎜の箇所の1周目と2周目の間に耐震金具を差し込んでください。

受金具：IKS-100N〜IKS-150N

受金具
耐震金具約30mm

鋼製スリーブ

中空床の場合は鋼製スリーブが必要
鋼製スリーブ

開口②耐火シートをケーブルに巻き付けるように、開口部に挿入してください。

受金具

（注）
耐火シートは外周部から開口部に挿入し、その後全体を押し込んでください。
（注）
Aパック及びBパックは、P.1に示すカット条件に従ってカットしてご使用ください。
（注）
巻き付ける際は、Aパック及びBパックを内側にして巻き付けてください。

耐火シート

中空壁の場合は鋼製スリーブが必要

Aパック④耐震金具の固定

Bパック

耐震金具のビス穴（φ5.5㎜）に市販のM4×25㎜以上のビス（金属製の壁の構造を考慮したビス）で壁と固定します。
②耐火シートをケーブルに巻き付けるように、開口部に挿入してください。
（注）
耐火シートは外周部から開口部に挿入し、その後全体を押し込んでください。
（注）
Aパック及びBパックは、P.1に示すカット条件に従ってカットしてご使用ください。
（注）
巻き付ける際は、Aパック及びBパックを内側にして巻き付けてください。

⑤耐火シートが脱落したり隙間を生じたりすることがないよう、全体になじませ、隙間がないことを確認してください。
（注）
隙間がある場合は、補助パットやカットしたAパック、Bパックを隙間に挿入してください。
（注）
IKS-50N、75Nには補助パットはありません。

Bパック③耐火シートが脱落したり隙間を生じたりすることがないよう、全体になじませ、隙間がないことを確認してください。
（注）
隙間がある場合は、補助パットやカットしたAパック、Bパックを隙間に挿入してください。
（注）
IKS-50N、75Nには補助パットはありません。

【2】

耐火シート
Aパック

【3】