給水装置工事設計施工基準

令和５年５月
熊本市上下水道局

目

次

第１章

総則

1．1

目

的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1-1

1．2

用語の定義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1-1

1．3

給水装置の種類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1-2

1．3．1 専用給水装置 ・・・・・・・･・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1-2
1．3．2 私設消火栓・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1-2
1．4

給水装置工事の種類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1-3

1．4．1 新設工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1-3
1．4．2 改造工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1-3
1．4．3 修繕工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1-3
1．4．4 撤去工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1-3

第2章

設

2．1

給水装置の設計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2-1

2．2

事前調査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2-1

2．3

給水方式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2-3

計

2．3．1 直結式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2-3
2．3．1．1 直圧式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・･

2-3

2．3．1．2 増圧式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2-3

2．3．2 受水槽式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2-3
2．3．3 直結・受水槽併用式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2-4
2．4

計画使用水量・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2-4

2．5

直結式給水の計画使用水量・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2-4

2．5．1 一戸建て等における同時使用水量の算定方法・・・・・・・・・・・･

2-4

2．5．2 集合住宅等における同時使用水量の算定方法・・・・・・・・・・・・ 2-6
2．5．3 一定規模以上の給水用具を有する事務所ビル等における・・・・・・・ 2-7
同時使用水量の算定方法
2．6

受水槽式給水の計画使用水量・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2-9

2．7

給水管の口径・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2-11

2．8

損失水頭 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2-11

2．8．1 給水管の摩擦損失水頭・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2-11

2．8．2 各種給水用具類による損失水頭及び直管換算長を求める方法・・・・・・・

2-13

2．9

メーター口径の選定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2-14

2．10

図面作成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2-14

2．10．1 記入・記載方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2-14

2．10．2 作

2-15

第3章

図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

申

請

3．1

工事の申し込み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

3-1

3．2

加入金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

3-1

3．3

手数料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

3-2

3．3．1 設計審査手数料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

3-2

3．3．2 工事検査手数料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

3-3

3．4

道路、河川等の占用許可申請・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

3-3

3．5

道路使用許可申請・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

3-3

3．6

工事中止、変更の申請・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

3-3

3．7

開発地の分岐承諾・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

3-3

第4章

施

工

4．1

給水装置の構造及び材質・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

4-1

4．2

給水管の分岐・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

4-1

4．3

給水管の布設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

4-2

4．4

給水管の埋設深さ及び占用位置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

4-3

4．5

給水管の明示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

4-3

4．6

止水栓、仕切弁の設置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

4-3

4．7

メ－タ－の設置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

4-3

4．8

配管工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

4-4

4．9

水の安全・衛生対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4-9

4．9．1 水の汚染防止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4-9
4．9．2 破壊防止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4-9
4．9．3 侵食防止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4-10
4．9．4 逆流防止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4-10
4．9．5 凍結防止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4-12
4．9．6 クロスコネクション防止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4-13
4．10

撤去工事 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4-13

4．11

土工事 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4-13

4．12

残土処理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4-14

4．13

道路復旧工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4-14

4．14

現場管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4-14

4．15

断水を伴う工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4-14

4．16

給水装置指定材料一覧表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4-15

4．17

止水栓等構造図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4-16

4．18

リングユニオン・メータユニオン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4-18

第5章

水道メ－タ－

5．1

メーター設置場所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5-1

5．2

メーター設置上の注意 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5-1

5．3

メーター前後の配管 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5-2

5．3．1 口径 13～20 ミリメートル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5-2
5．3．2 口径 25～40 ミリメートル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5-2
5．3．3 口径 50～150 ミリメートル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5-2
5．3．4 横壁式の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5-3
5．4

メ－タ－の寸法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5-4

5．5

メ－タ－の使用基準 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5-5

5．6

メーターボックス、メーター保護室基準・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5-65．6．1 口径 13～40 ミリメーターボックス ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5-6
5．6．2 横壁式メーター保護室（13～25 ミリメートル）・・・・・・・・・・・・・・ 5-6
5．6．3 口径 50～150 ミリメートル用メーター保護室・・・・・・・・・・・・・・・ 5-7
5．6．4 メーターボックス及び保護室の寸法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5-7

第 6 章 3 階直結給水
適用範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

6-1

6．1．1 対象地域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

6-1

6．1．2 対象建築物 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

6-1

6．2

造・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

6-1

6．2．1 給水管の口径・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

6-1

6．2．2 メーターの口径・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

6-2

6．2．3 逆流防止対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

6-2

6．2．4 設計上の注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

6-2

6．3

事前協議・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

6-2

6．4

設計水圧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

6-2

6．5

計算例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

6-2

6．1

構

第 7 章 受水槽式給水7．1

趣旨 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

7-1

7．2

材

質 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

7-1

7．3

設置場所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

7-1

7．4

構造及び設置位置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

7-2

7．4．1 建築物の内部、屋上又は最下階の床下に設ける場合・・・・・・・・・・・・

7-2

7．4．2 前記．1 以外の場所に設置する場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

7-3

7．4．3 その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

7-3

7．5

受水槽容量 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

7-4

7．6

高架水槽（蓄圧タンク含む）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7-4

7．7

付属設備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7-4

7．7．1 給水制御器具・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

7-4

7．7．2 越流管・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

7-5

7．7．3 警報装置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

7-5

7．7．4 水抜き管 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

7-6

7．7．5 波立ちしゃへい板・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

7-6

7．7．6 逆流防止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

7-6

7．7．7 水撃防止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

7-6

7．7．8 ポンプ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

7-6

非常用直結給水栓・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

7-6

7．7．10 その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

7-6

7．8

計算例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

7-6

第8章

共同住宅

8．1

共同住宅の定義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8-1

8．2

共同住宅のメーター設置方式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8-1

7．7．9

8．2．1 全戸を対象とした局メーター１個を設置する方式・・・・・・・・・・・・ 8-1
8．2．2 各戸に局メーターを設置する方式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8-1
8．3

各戸メーター方式の要件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8-1

8．3．1 停電対策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8-2
8．3．2 最小・最大動水圧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8-2
8．3．3 振動・騒音対策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8-2
8．3．4 メーターの口径 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8-2
8．3．5 調査メーターボックス及び保護室・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8-2

第9章

直結増圧式給水9．1

定義 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9-1

9．2

適用範囲 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9-1

9．2．1 対象地域 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9-1
9．2．2 対象除外建築物 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9-1
9．3

給水方式 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9-1

9．4

構造 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9-2

9．4．1 給水管の口径 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9-2
9．4．2 メーターの設置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9-2
9．4．3 メーターの口径 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9-2
9．4．4 瞬間最大給水量 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9-2
9．4．5 増圧装置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9-2

9．4．6 逆流防止装置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

9-3

9．4．7 非常用直結給水栓

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

9-3

9．4．8 配管 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

9-3

9．4．9 警報装置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

9-4

9．5

受水槽式からの改造 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9-4

9．6

工事検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

9-4

9．7

事前確認 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

9-4

9．8

施設の維持管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

9-4

9．9

図面の作成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

9-4

9．10

水理計算例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

9-4

第 10 章

開発行為等における水道施設の整備（無償譲渡）

10．1 適用範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10-1
10．2 工事の方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10-1
10．3 工事の着手・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

10-1

10．4 給水装置（先行引込）工事に関する留意事項・・・・・・・・・・・・・・・・

10-1

10．5 維持管理に関する留意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

10-2

第 11 章工事検査11．1 検査要領・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11-1
11．2 検査の種類と内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

11-2

11．3 工事記録の保存・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11-2

参考資料
1．メーター設置例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・資-1
2．給水装置工事フロー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・資-10
様式
1．
（1）直結（3 階建・増圧）式給水事前協議書・・・・・・・・・・・・・・様-1（2）給水装置の槻要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・様-2（3）水圧測定記録表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・様-3（4）水圧測定調査通知書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・様-4（5）直結増圧式給水装置に関する維持管理誓約書 ・・・・・・・・・・・様-5
2．建築確認申請時の合議事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・様-6
3．開発行為に伴う給水計画協議申請書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・様-74．
（1）給水装置工事申込書（表） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・様-8（2）給水装置工事申込書（裏） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・様-9
5．給水装置工事検査願 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・様-106．
（1）給水装置工事竣工図（甲） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・様-11（2）給水装置工事竣工図（乙） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・様-12
7．給水装置所有者名義変更届 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・様-13
8．本管穿孔工事連絡書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・様-14
9．給水装置工事竣工検査チェックリスト・・・・・・・・・・・・・・・・・様-15
10．竣工検査手直完了報告書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・様-16
11．スプリンクラー設置届 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・様-17
12．住宅用スプリンクラー設置についての承諾書 ・・・・・・・・・・・・・様-18
13．受水槽チェックリスト・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・様-19
14．消火・消火補給チェックリスト・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・様-20
関係法規
1.

熊本市水道条例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・法- 1

2.

給水装置工事主任技術者の職務

3.

熊本市上下水道局指定給水装置工事事業者表彰実施要領 ・・・・・・・・法- 54.

熊本市上下水道局指定給水工事事業者の処分基準 ・・・・・・・・・・・法- 65.

熊本市上下水道局分岐止め工事取扱要綱 ・・・・・・・・・・・・・・・法- 86.

品質認証マークの種類

7.

給水装置の構造及び材質の基準に関する省令

8.

水質基準に関する省令

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・法- 159.

建築基準法施行令（抄）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・法- 17・・・・・・・・・・・・・・・・・・法- 2・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・法- 10・・・・・・・・・・・・法- 11

10. 建設省告示第 1597 号 (抄） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 法-20