平成18年４月21日
原子力安全対策課( １ ８ － ９ )＜14時記者発表＞

大飯発電所２号機の第２０回定期検査開始について

このことについて、関西電力株式会社から下記のとおり連絡を受けた。

記

大飯発電所２号機（加圧水型軽水炉；定格電気出力1 1 7 . 5万kW）は、平成18年４月24日から約５カ月の予定で第２０回定期検査を実施する。
定期検査を実施する主な設備は次のとおりである。

(1) 原子炉本体(2) 原子炉冷却系統設備(3) 計測制御系統設備(4) 燃料設備(5) 放射線管理設備(6) 廃棄設備(7) 原子炉格納施設(8) 非常用予備発電装置(9) 蒸気タ－ビン

問い合わせ先(担当：嶋﨑)
内線2352・直通0776(20)0314

1

１

主要工事等
(1) 原子炉容器管台溶接部等の応力腐食割れ予防保全対策工事（図－１参照）
国内外ＰＷＲプラントにおける、600系ニッケル基合金溶接部の応力腐食割れ事例に鑑み、600系ニッケル基合金が使用されている原子炉容器冷却材出入口管台溶接部および炉内計装筒管台溶接部について、予防保全として、配管表面の残留応力を低減させるためのウォータージ
ェットピーニング *を施工する。
(*) 金属表面に高圧ジェット水を吹き付けることにより、金属表面の引っ張り残留応力を圧縮応力に変化させる。

(2) ２次系熱交換器他取替工事（図－２参照）
２次系水質向上対策として、蒸気発生器への不純物持ち込み低減を図るため、給水加熱器等の伝熱管を銅合金製からステンレス製に取り替える。また、復水器伝熱管からの海水漏えいを防止するため、伝熱管を銅合金製から耐食性に優れたチタン製に取り替える。

２設備の保全対策(1) ２次系配管の点検等（図－３参照)美浜発電所３号機２次系配管破損事故に鑑み、２次系配管 739 箇所について超音波検査（肉厚測定）を実施する。
また、過去の点検結果から減肉が確認された部位 33 箇所、保守性・作業性を考慮し取り替える部位 111 箇所、合計 144 箇所をステンレス鋼、低合金鋼、もしくは同種材料（炭素鋼）の配管に取り替える。

３燃料取替計画
燃料集合体全数 193 体のうち、69 体（うち48体は新燃料集合体で55,000MWd/t高燃焼度燃料）を取り替える予定である。

４

運転再開予定原子炉起動・臨界：発電再開（調整運転開始）：
定期検査終了（営業運転再開）：

2

平成18年８月中旬
平成18年８月中旬
平成18年９月上旬

図－１ 原子炉容器管台溶接部等の応力腐食割れに係る予防保全対策工事
工事概要
国内外ＰＷＲプラントにおける、６００系ニッケル基合金溶接部の応力腐食割れ事例に鑑み、６００系ニッケル基合金が使用されている原子炉容器冷却材出入口管台溶接部および炉内計装筒管台溶接部について、予防保全として、配管表面の残留応力を低減させるためのウォータージェットピーニングを施工する。

施工状況図【施工対象箇所】
箇所名

箇所数

冷却材出入口管台

８

炉内計装筒管台５９：施工対象箇所
原子炉容器概略図
上部ふた管台
冷却材
出口管台
（Ａ～Ｄ）

合冷却材
入口管台
（Ａ～Ｄ）

計

６７

冷却材出入口管台の作業イメージ

炉内計装筒管台の作業イメージ
ノズル

ノズル

燃料集合体

管台

溶接部

配管

溶接部
炉内計装筒管

炉内計装筒管台ウォータージェットピーニングの原理
水【イメージ図】

【説
ノズル
気泡を伴う
ウォータージェット

溶接部
金属（母材）明】

水中で高圧ジェット水（約６０MPa）をノズルから噴射すると、気泡が発生する。この気泡は、高速のウォータージェット流に乗って流れ、金属表面近傍で崩壊する。
その時に生じる衝撃力で金属表面をたたき（ピーニング）、金属表面近傍の残留応力を低減する。

残留応力3

図－２

２次系熱交換器他取替工事

工事概要
２次系水質向上対策として、蒸気発生器への不純物持ち込み低減を図るため、給水加熱器等の伝熱管を銅合金製からステンレス製に取り替える。
また、復水器伝熱管からの海水漏えいを防止するため、伝熱管を銅合金製から耐食性に優れたチタン製に取り替える。

概略系統図

：取替対象

蒸気

①：胴一体取替②：管巣取替③：管群取替②湿分分離加熱器（６台）
蒸気

低圧タービン

発電機
循環水ポンプ

高圧タービン

水③復水器（３台）

海

水

復水ポンプ
海水

②ｽﾁｰﾑｺﾝﾊﾞｰﾀ（１台）①ｽﾁｰﾑｺﾝﾊﾞｰﾀ
ﾄﾞﾚﾝｸｰﾗ（１台）
原子炉容器

放水口

①グランド
蒸気復水器（１台）①ドレンクーラ（３台）

冷却材ポンプ①高圧給水加熱器（３台）

第１低圧給水加熱器
第２低圧給水加熱器
主給水ポンプ①第３低圧給水加熱器（３台）①第４低圧給水加熱器 （３台）
①第５低圧給水加熱器（３台）

水

第５低圧給水加熱器の例（①胴一体取替）

湿分分離加熱器の例（②管巣取替）
約１４ｍ

約１３ｍ⇒約１１ｍ
再熱蒸気出口

伝熱管

給水出口

加熱蒸気入口
約４ｍ
約２ｍ

蒸気入口

第２段
第１段

伝熱管

ドレン出口

管巣
（伝熱管本数）
取替前：１，００９本
取替後：１，００９本

ドレン出口
給水入口

（伝熱管本数）
取替前：８４０本
取替後：１，２６９本（材質）
取替前：銅合金
取替後：ステンレス

加熱蒸気入口（材質）
取替前：銅合金
取替後：ステンレス

・工場にて加熱器本体を組立、現地で取り替える。

・工場にて管巣を組立、現地で取り替える。

加熱蒸気出口復水器の例（③管群取替）
低圧タービンからの蒸気
約９ｍ

管群

約２１ｍ

管板

管支持板

伝熱管
約４ｍ

約４ｍ
約１６ｍ
約１５ｍ

海水出口

復水出口（復水ポンプへ）

海水入口

（材質）
（伝熱管本数）
取替前： ８６，１７２本 取替前：銅合金
取替後：１０４，０７６本 取替後：チタン

4・工場にて管群を組立、現地で取り替える。

図－３ ２次系配管の点検等
点検概要
（点検）
今定期検査において、合計７３９箇所について超音波検査（肉厚測定）を実施する。

○２次系配管の管理指針に基づく超音波検査（肉厚測定）部位「２次系配管肉厚の管理指針」の点検対象部位

今回点検実施部位

今回点検実施後の未点検部位

総数未点検部位

主要点検部位

1,1180360

その他部位

2,405798703※125 ※１

合計

3,523798739

125※１：その他部位の未点検部位７９８箇所のうち、今回６０７箇所を点検、６６箇所を取り替えることから、点検実施後は１２５箇所が未点検部位となる。

取替概要○過去の点検結果から減肉傾向の見られる部位等１４４箇所について、計画的に取り替える。

系統別概略図
復水系統
給水系統
主蒸気系統

【取替理由】

抽気系統：主な配管取替箇所

ドレン系統①余寿命５年未満で減肉が確認されたため取り替える（３３箇所）
・炭素鋼 ⇒ ステンレス鋼 ２７箇所
・炭素鋼 ⇒ 低合金鋼
５箇所
・炭素鋼 ⇒ 同種材料
１箇所

②①

蒸
気
発
生器

低圧タービン
高圧
タービン②配管の保守性を考慮して取り替える（７４箇所）
・炭素鋼 ⇒ ステンレス鋼 ５箇所
・炭素鋼 ⇒ 低合金鋼
６９箇所※２※２:上記その他未点検部位取替箇所
６６箇所を含む。

②復水器

湿分分離加熱器
復水ポンプ

スチームコンバータへ①
高圧給水加熱器

グランドコンデンサ

高圧給水加熱器へ③①④
復水ブースタポンプ

給水ポンプ
第１～５低圧給水加熱器

5③これまでに他プラントで減肉を確認した
類似箇所（２箇所）
・炭素鋼 ⇒ ステンレス鋼 ２箇所④配管取替による作業性を考慮して取り替える （３５箇所）
・炭素鋼 ⇒ ステンレス鋼 ５箇所
・炭素鋼 ⇒ 低合金鋼
３０箇所

別大飯発電所２号機

紙

第２０回定期検査の作業工程

平成１８年４月２４日から約５ヶ月の予定であり、以下の作業工程にて実施します。
（平成１８年４月２１日現在）
平成１８年
４月

平成１８年５月

平成１８年６月

平成１８年７月

平成１８年８月

平成１８年
９月

解列（４／２４）
安全通路設定２次系熱交換器他取替工事

真空上昇

総合負荷性能検査（９／上旬）
主並列（８／中旬）
１次冷却材系統降温

出力上昇試験
原子炉容器組立

原子炉容器開放
要
燃料取出

燃料装荷

起動試験
起動試験

６００系ニッケル基合金管台予防保全対策工事
１次冷却材系統漏えい検査
工

１次系弁・ポンプ点検
起動前弁点検２次系配管点検および取替

蒸気発生器伝熱管渦流探傷検査
程：主要作業予定：その他作業予定

6