机型: R3-NC3/C03: 橡胶涂层◆出厂时的设定
/SET: 按照订购表格 (No: ESU-8422) 设定远程 I/O R3 系列
通信模块
(CC-Link Ver.2)

附带品

27.5・终端电阻器110Ω（0.5W）

机器规格
130109（mm）

机型: R3－NC3－①②
订货时的指定事项・机型代码: R3－NC3－①②①、②在下列代码中选择。
（例如: R3－NC3－N/CE/W/Q）・选配规格（例如: /C01/SET）①供电电源
N: 无供电电源
◆交流电源
K3: 100～120V AC (允许电压范围 85～132V AC、47～66Hz)＊(不符合CE)
L3: 200～240V AC (允许电压范围 170～264V AC、47～66Hz)＊(不符合CE)◆直流电源
R：24V DC (允许电压范围 24V±10%、纹波系数 10%p-p以下)*＊、与电源模块以及备有电源的通信模块并用时不能选择。

◆适用标准未填写: 不符合CE/CE: 符合CE◆三菱产双重PLC系统
未填写: 不支持该系统/W: 支持该系统◆选配规格
未填写: 无选配规格/Q: 选配规格（从选配规格之项另请选择）

3max

ø 3.2

选配规格（可指定多项）

12max◆涂层（详细内容请参照公司网页）/C01: 硅涂层/C02: 聚氨酯涂层
R3-NC3规格书

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

4min

6max

②附加代码 (可指定多项)连接方式・CC-Link: 连接器型欧式端子盘(适用电缆线: 0.2～2.5mm2、露线长度为7mm)
・内部通信总线: 连接到底座 (机型: R3－BS□) 上・内部电源: 由底座 (机型: R3－BS□) 提供・供电电源、RUN接点输出: M3螺丝2块端子盘连接(紧固扭矩为0.5N·m)
压接端子: 请参照「适用压接端子」图
(不能使用带绝缘套的压接端子)・适用电缆线: 0.75～1.25mm2端子螺丝材质: 铁表面镀镍隔离: CC-Link－内部通信总线・内部电源－供电电源－RUN
接点输出－FG间
主/从切换设定: 用侧面的DIP开关设定数据分配设定: 用侧面的DIP开关设定
RUN显示灯: 红/绿2色LED
通信正常时亮绿色灯；接收数据时亮红色灯(用DIP开关进行切换)
ERR显示灯: 红/绿2色LED
通信异常时绿色灯亮灯/闪烁 (电缆断线时熄灯，异常设定时闪烁)；发送数据时，亮红色灯(用DIP开关进行切换)■RUN接点输出
RUN接点: RUN显示灯亮绿色灯时ON (CC-Link通信正常时ON)
额定负载:250V AC 0.5A (cos ø ＝ 1)
30V DC 0.5A (电阻负载)(满足EU指令时，额定负载小于50V AC。)
最大开关电压: 250V AC 30V DC
最大开关功率: 250VA (AC) 150W (DC)最小负载: 1V DC 1mA
机械寿命: 2000万次 (300次/分)驱动感应负载时，要保护接点及消除干扰。
■适用压接端子(M3螺丝) (单位:mm)（mm）CS-8422 Rev.19 Page 1/8

机型: R3-NC3CC-Link 规格CC-Link: Ver.2.00 (不能使用Ver.1)扩展循环的设定: 2、4、8 (用DIP开关进行切换)站地址设定: 1～64 (用旋转开关设定)
传输速度的设定: 156kbps、625kbps、2.5Mbps、5Mbps、10Mbps (用旋转开关设定)
节点类型: 远程设备节点
占有节点数: 4 (I/O点数112点、数据数16字) ×m(m为扩展循环数)通信电缆线: 符合CC-Link标准的电缆线

设置规格
耗电量
・交流电源: 约20VA・直流电源: 约12W
消耗电流 (无供电电源): 120mA
输出电流（有供电电源）: 20V DC 250mA（连续）、400mA（10分钟）
使用温度范围: -10～+55℃
使用湿度范围: 30～90%RH (无冷凝)使用大气条件: 无腐蚀性气体和严重尘埃安装: 安装在底座 (机型: R3－BS□) 上
重量: 约200g

性能
绝缘电阻: 100MΩ以上/500V DC
隔离强度: CC-Link－内部通信总线・内部电源－供电电源－RUN接点输出－FG间
1500V AC 1分钟

适用标准EU指令:
电磁兼容指令（EMC指令）EMI EN 61000-6-4
EMS EN 61000-6-2
RoHS指令面板图
■正视图456

2 3456

7 82 3456

7 8⑥设定传输速度的旋转开关

901
2 3

B RATE⑤设定节点地址的旋转开关

7 8901

SA1×10
SA2×1901①RUN显示灯■右视图②ERR显示灯

⑦DIP开关
SW3FG
SLD
DG
DBDA

③设定用接口④连接器型
欧式端子盘

4321ON

1452SW287654321ON

3SW187654321ON

6R3-NC3规格书

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

CS-8422 Rev.19 Page 2/8

机型: R3-NC3
通信电缆线的布线主机侧终端电阻DA
DB
DG
SLD
FG

青白
黄R3－NC3I／O模块

DADBDGSLDFGDADB
DG
SLD
FG

数据传输
可用本机器侧面的DIP开关，设定I／O模块的数据分配量（数据占有区）。
从模块１开始依次分配所设定的数据量。
例如，将开关SW1、2设定如下时模块1 4模块2 4
模块3 4
模块4 1
模块5 1模块6 1模块7 1
输入、输出数据的分配如下。
■输出数据
下面的表格表示从通信模块发送到主站的数据。
15■输入数据
下面的表格表示从主站发送到通信模块的数据。
015RWr n＋0＋2模块 1＋2＋4＋6＋12模块 2＋6模块 3＋10模块 4＋12模块 3模块 4模块 5模块 6＋14模块 6模块 7模块 7＋16＊m－1

模块 2＋8模块 5＋14模块 1＋4＋8＋100

RWw n＋0＋16＊m－1

可占有的数据区为16＊m（m为扩展循环数），因此，I／O模块的总的数据占有区不能超过此值。

R3-NC3规格书

MG CO., LTD.
www.mgco.jpCS-8422 Rev.19 Page 3/8

机型: R3-NC3150
F E D C B A 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
RX（n＋0）模块状态RX（n＋1）

熔断报警位

RX（n＋2）

数据异常位

未使用RX（n＋m＊7－1）

保留位●模块状态在RX (n＋0) 0 ～ RX (n＋0) F上显示是否插有模块。当插有模块时，所对应的位变为“1”，相反则为“0”。
●异常状态在RX (n＋1) 0 ～ RX (n＋1) F上显示各模块的异常状态。当发生以下情况时，所对应的位变为“1”。
·R3－TS□、R3－RS□、R3－US4（热电偶、热电阻输入）的输入熔断时
·R3－DA16A的输入电源异常或未连接时·R3－YS□的输出电流异常时（负载未连接等）·R3－PC16A的外部供电电源异常或未连接时●数据异常状态在RX (n＋2) 0～RX (n＋2) F上的各模块的输入值在-15%以下或在115 %以上时，所对应的位变为“1”，
但是R3－US4 (电压输入时) 是输入值在-10%以下或在110%以上时，所对应的位变为“1”。
●RX (n＋3) ～ RX (n＋m＊7－2) 不被使用
●RX (n＋m＊7－1) 0 ～ RX (n＋m＊7－1) 7为保留区域，RX (n＋m＊7－1) B为Ready信号，
本产品在正常状态下变为“1”。RX (n＋m＊7－1) 8～A、C～F不被使用。
RX（n＋0）0、RX（n＋1）0、RX（n＋2）0
RX（n＋0）1、RX（n＋1）1、RX（n＋2）1
RX（n＋0）2、RX（n＋1）2、RX（n＋2）2::
RX（n＋0）F、RX（n＋1）F、RX（n＋2）F

模块1
模块2
模块3
::
模块16

模块信息、异常信息、数据异常信息150

模块 1（插槽 1）
模块 2（插槽 2）
模块 3（插槽 3）···
模块 16（插槽 16）

显示插槽上是否插有模块以及异常状况。

R3-NC3规格书

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

CS-8422 Rev.19 Page 4/8

机型: R3-NC3
输入输出数据输入输出模块的数据分配如下所示。
有关数据配置的详细内容请参照各模块的说明书。
■与输入模块发生通信异常时的运作输入模块发生异常而无法进行通信时，保持最终值，直到能与通信模块进行通信为止。
■模拟量数据 (16位数据长、机型: R3－SV4、YV4、DS4、YS4、US4等)
15016位二进制数据。
设定在各模块的0～100%输入及输出转换为二进制数据0～10000。
-15～0%的负值用2的补码显示。
R3－US4时，将-10～0 %的负值用2的补码显示。
■模拟量数据 (16位数据长、机型: R3－RS4、TS4、US4等)
15016位二进制数据。
当温度单位为摄氏（℃）时，该数据表示原始数据10倍的整数部分。例如，温度为25.5℃时的数据为255。
当温度单位为华氏（°F）时，该数据表示原始数据的整数部分。例如，温度为135.4°F时的数据为135。
负值用2的补码显示。
■模拟量数据 (16位数据长、机型: R3－CT4A、CT4B等)
15016位二进制数据。
100倍于实测值 (A) 的整数。(CLSE－R5为1000倍于实测值 (A) 的整数)
■模拟量数据 (32位数据长、机型: R3－PA2、PA4A、WT1、WT4等)
150＋0

低16位
150＋1

高16位

累计值、位置变换数据为32位长的二进制数据。
从低的地址开始，依次配置低16位和高16位数据。
■模拟量数据 (32位数据长、机型: R3－BA32A、BC32A等)
150＋0

低16位
15＋10
高16位

BCD 数据为32位长的二进制数据。
从低的地址开始，依次配置低16位和高16位数据。

R3-NC3规格书

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

CS-8422 Rev.19 Page 5/8

机型: R3-NC3■16点接点数据 (机型: R3－DA16、DC16等)
150

输入 1（输出 1）
输入 2（输出 2）
输入 3（输出 3）

输入16（输出16）
0 : OFF
1 : ON

R3-NC3规格书

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

CS-8422 Rev.19 Page 6/8

机型: R3-NC3■用于三菱产双重PLC系统时 (只限于附加代码“／W”时)RY (n＋1) 的位0为PLC的主站和预备站的情报位。要在PLC侧设定此位，使其在从PLC的主站转换为预备站或从预备站转换为主站时随着变更。R3模块的输出 (辅助站) 根据RY (n＋1) 的位0的变更而被切换，具体如下表所示 (R3输入模块
不断地向主、从两个通信模块传送数据，因此输入模块的输入无变更)。
RY (n＋1) 0＝0∶PLC主站RY (n＋1) 0＝1∶PLC预备站
R3主（RY（n＋1）0）00
11R3从（RY（n＋1）0）0101状 态
从主通信模块输出
从主通信模块输出
从从通信模块输出
保持输出值●动作
R3主通信模块RY（n＋1）0＝0
RY（n＋1）0＝1
通信开始

状态
①通信间断
②通信恢复

通信时由PLC切换

④⑤③R3从通信模块
RY（n＋1）0＝0
RY（n＋1）0＝1①在PLC的主站与预备站未通信，其情报位没有确定的情况下，与R3主通信模块和R3从通信模块通信的两个PLC站均为预备站。开关量输出模块的所有通道均为OFF，模拟量输出模块的输出为-15%。
②主站PLC与R3主通信模块，预备站PLC与R3从通信模块通信。
③主站PLC与R3主通信模块的通信断开时，在设定时间内保持输出 (时间用R3CON设定)。超过设定时间后，输出从R3主通信模块切换至R3从通信模块。在输出被切换之前必须要设定R3从通信模块的输出。输出被切换之后，与R3主通信模块通信的PLC由主站转换至预备站。
④R3主通信模块的通信恢复后，R3主通信模块的RY (n＋1) 的位0为1时，输出不会被切换。RY (n＋1) 的位0变为0时，
输出才会从R3从通信模块切换至R3主通信模块。与R3从通信模块通信的PLC由主站转换至预备站时，必须将R3从通信模块的RY（n＋1）的位0设定为1。
⑤R3主通信模块和R3从通信模块均进行通信时，在PLC侧设定RY (n＋1) 的位0的值，便可立即切换输出。在切换输出之前，必须设定输出信号。
●系统构成例 (只限于附加代码“／W”时)主站备用主站CPU主站 主站CPU主站 主站I／O

R3－ R3－ R3－NC3 NC3 PS□

I／O

R3－ R3－ R3－NC3 NC3 PS□

主从主从

R3-NC3规格书

MG CO., LTD.
www.mgco.jpCS-8422 Rev.19 Page 7/8

机型: R3-NC3
外形尺寸图（单位 : mm）・端子编号图
27.5

109130

定位导块

6－M3
端子螺丝

56.2

14236端子盖简易电路图・端子接线图为了保持EMC（电磁兼容指令）性能，请将FG端子进行接地。
注）FG端子不是保护接地端子（Protective Conductor Terminal）。

显示灯离
路控制
电路

通信
电路
DIP开关

电源电路

内部通信总线

连接器连接其它
CC-Link设备

隔电

FGSLD
DG
DBDA各种设定旋转开关内部电源RUN ＋ 1
RUN接点输出

5

RUN － 4※1U（＋） 2
供电电源V（－） 3※1
电源电路※1 FG 6
设定用接口接口※1、无供电电源型不具备电源电路。

会有无预先通知而修改记载内容的情况。

R3-NC3规格书

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

CS-8422 Rev.19 Page 8/8