出力制御対象発電所一覧
No 弊社管轄事業所 発電事業者さま名

ご不明な点は下記までお問合せ下さい
東北電力株式会社

送配電カンパニー

事業計画認定ID 出力制御区分 電圧区分

出力（kW）

12

出力制御特設コールセンター

3

TEL：0120−102−842

4（営業時間5平日 9：00 〜 17：00）

発電場所

6

《高・低圧に連系済みの風力事業者さまへの重要なお知らせ》

遠隔出力制御に係るお手続きについて平素は弊社の電力事業に格別のご厚情を賜り厚くお礼申し上げます。
標記について、弊社では、2019年4月より出力制御対象の発電事業者さまに案内文書を送付し、遠隔出力制御に係るお手続き（風車制御装置の追加・改造や通信回線の整備など）が必要であることをお伝えしておりました。今回、遠隔出力制御に係る具体的な手続きについて、ご案内いたします。

主なご対応内容

7891011121314❶ 風車メーカー様などとご相談のうえ、風車のソフトウェア更新・制御ユニット追加設置等※1について必要となる工事
内容※2をご確認ください。また、出力制御に遠隔で対応するため、インターネット回線の整備が必要となります。

15※1 風車製造メーカー・型式により対応内容が異なるため、販売店や設置工事会社等を通じてメーカーにご確認ください。
※2 風車のソフトウェア更新・制御装置追加、通信環境の整備等については、発電事業者さまのご負担となります。

スケジュール概要について❷ 弊社ホームページに掲載している各様式をダウンロードし、データ入力したものを印刷のうえ、お手持ちの封筒に2019

所定料金の切手を貼り下記の郵送先までご提出をお願いします。
（ 2019年12月末まで ）（2）
高圧連系案件の場合

風力発電設備（高・低圧連系）の出力制御に関する確認書● 出力制御機能付PCS等の仕様確認依頼書● PCS等系列単位の諸元一覧●●

風力発電設備（高・低圧連系）の出力制御に関する確認書

知らせいたします。
「発電所ID」
受領後、現地発電所における切替工事を実施してください。工事完了後は、「出力制御対応の切替完了届」のご提出をお願いします。なお、切替完了届の郵送先は確認結果を送付する際、お知らせいたします。
（切替工事完了期限：2021年3月末※まで）※再エネ設備の出力制御量低減等の観点から、原則として、日本風力発電協会さまおよび日本小形風力発電協会さまとの協議のうえ定めた2021年3月末までに全風力発電設備に遠隔出力制御装置の設置をお願いいたします。

発電事業者さま❸ 各様式のご提出後、風車メーカー様から弊社へ送付される試験データを確認した後に、弊社より「発電所ID」をお風車メーカーさま

提出様式（1）
低圧連系案件の場合

1011122020
1234567891011122021
1234

出力制御対応機器の開発（試験データ取得）
試験データの提出
切替工事①①出力制御対応方法に関するメーカー等への確認★ 発電所ID受領②各様式のご提出2019年12月末

弊【郵送先】

各様式の内容確認★ 発電所IDのお知らせ社▼仕様確認依頼書および切替完了届の様式はこちらからダウンロード
http://www.tohoku-epco.co.jp/oshirase/newene/05/index.html

ご注意事項！

● 出力制御については、再エネ特措法により定められた国のルールに基づくものであり、当社系統への連系に先立ち、発電事業者さまにお約束いただいている内容となります。

● 遠隔出力制御に関する対応に伴う費用については、発電事業者さまのご負担となります。
● 2015年1月26日以降に申込いただいた発電事業者さまについて、遠隔制御装置の設置に応じていただけない場合には、連系に関するご契約が解約となる場合があります。

遠隔出力制御への対応について

風 力 発 電 に 関 す る 今 後 の お 手 続 き の流れ

出力制御に対応するためには、風力発電設備の一部変更が必要となり、発電事業者さま側での設備設置、費用負担が法律で義務付けられています。

風力発電設備ご購入先

発電事業者さま(風車メーカーさま、販売店さま、設置工事会社さまなど)

受領《必要となる手続きの例》（風車メーカーや機種により、ご用意いただくインターネット通信の方式が異なります。
どのような手続きが必要かについて、ご購入先へ確認ください。
なお、プロバイダーの指定はありません。）

PCS
追加設置ご注意事項！

切替に必要なお手続き(PCS切替、イン
ターネット契約)等についてご相談ください。風車メーカー、機種によりご用意いただくインターネット通信の方法が異なります。

・各様式のご提出（２０１９年１2月末まで）▼各様式は、弊社HPよりダウンロード(送付)

http://www.tohoku-epco.co.jp/oshirase/newene/05/index.html※低圧連系・高圧連系により必要書類が異なります。
※お手持ちの封筒に所定料金の切手を貼り表面記載の郵送先までご提出をお願いします。

風車プログラム更新等

試験データ取得受領、内容確認
内容確認は順次実施いたします。
ご提出いただいた書類の記載内容に不備があった場合は、弊社よりご連絡いたします。

①PCS本体の取替が必要となる場合や風車制御装置などのプログラム更新に伴い、出力制御機能以外の仕様変更（契約容量が増加する等、連系協議関連事項に係る変更のみ）がある場合は、所定の手続き（弊社への系統連系に係る申込みおよび国への設備認定変更申請）が別途必要となります。
（電灯契約）②低圧連系の発電設備のうち三相３線式のPCSをご使用している場合、出力制御ユニットなどを動かすための単相のご契約が必要となる場合があります。この場合、引込線工事などを行うため、ご希望の電力会社に電気の使用申込みをお願いいたします。

山間部等でインターネット環境の構築が困難である場合
低圧・高圧に連系する風力発電設備は原則、インターネット環境を整備していただく必要がありますが、山間部等でインターネット環境の構築が現実的でない場合においては、メーカーさま等による作業により、あらかじめ１年先までの出力(工事の依頼)連絡(例)工事予定時期、発電事業者さまにて準備いただく事項等

制御スケジュール（固定スケジュール）を登録していただくこととなります。

受領(送付)

発電所IDの発行※工事時期については、機種や工事施工体制によって異なりますので、風力発電設備の購入先や設置工事会社との調整が必要です。
※遠隔出力制御への対応に必要となる作業 (機器設置、発電所IDの設定、インターネット契約等)は、発電事業者さまのご負担となります。
※インターネット環境の構築は、切替工事の完了前までに実施してください。

固定スケジュールは、最新の気象予報等を踏まえて制御内容を修正することができないため、インターネット環境を構築した場合と比べ、出力制御の頻度が多くなり、売電量が大幅に少なくなる可能性があります。また、年１回、事業者さまの責任においてメーカーさま等による現地設定作業（有料）が必要となります。
【電力会社】

メーカーさま等の作業による設定作業

必要事項の準備

切替工事
発電所IDの設定(例)インターネット契約、通信機器準備等工事完了完了届のご提出（２０２１年３月末まで）【風力発電設備】(送付)

受領

主なご対応内容③

出力制御ユニット

遠隔出力制御に係るお手続きについて《本書》

主なご対応内容②

通信モデム

風車

低圧連系案件インターネット網

高圧連系案件

風車制御装置

通信モデム

東北電力

風力発電設備ご購入先へのご連絡(関係書類の作成)

発電所

イメージ図

(連絡)

内容のご確認(送付)

主なご対応内容①●出力制御ユニットの追加●ＰＣＳや風車制御装置などのプログラム更新●当社の出力制御スケジュールを取得するためのインターネット環境構築

東北電力

記入例

様式 風力 1
本様式については，東北電力ホームページからダウンロードし、データ入力したものを印刷のうえご提出ください。
（西暦）（西暦）２０●●年●●月●●日

東北電力株式会社 送配電カンパニー 宛

風力発電設備（高・低圧連系）の出力制御に関する確認書
標記について以下のとおり確認しましたので、提出いたします。
【お客さま記入欄】

申込者

会 社 名

株式会社●●

代表者氏名

●● ●●

担当者氏名

●● ●●

住発電設備

所

●●発電所

事業計画認定 ID●

発電出力℡ ●●●-●●●-●●●●〒●●●-●●●●●●県●●市●●●

発電所の名称設置場所住所

印㊞

●

●

●

●

●

旧ルール

・●

●

●

℡ ●●●-●●●-●●●●〒●●●-●●●●●●県●●市●●●●●. ●●ｋＷ

出力制御ルール●新ルール

・指定ルール（該当項目を〇で囲む）

出力制御対応に関する会社名

株式会社●●

担当者名

●● ●●

電話番号

●●●-●●●-●●●●

E-mail●●●＠●●●●

風車メーカー等の協議先
主なご対応内容①に応じてご確認いただいた販売店、風車メーカー、設置工事会社、EPC事業者等の協議先を記入願います。

遠隔出力制御装置を設置するまでの暫定的な対応（出力制御に関する連絡先の登録については、同封の「太陽光・風力発電出力制御内容の事前連絡に向けた準備対応について」をご確認願います。
）

出力制御の確認事項（旧ルール事業者さまのみ記入）

弊社から出力制御の前日に行う電話およびメールの内容に従い、発電設備の停止抑制操作を行います。
（前回ご案内のダイレクトメールにてお知らせ済み）（旧ルール事業者さま）
旧ルール適用であっても、再エネ全体の制御量低減に加えて、発電事業者さまの売電機会損失の低減や人件費削減の観点から、出力制御機能付装置への切替（遠隔化）が国の審議会※において推奨されておりますのでご検討をお願いします。
※第11回 総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会／電力・ガス事業分科会 再生可能エネルギー大量導入・次世
代電力ネットワーク小委員会（http://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/pdf/011_04_00.pdf）

なお、切替にあたっては、ソウトウェア更新等に加え、インターネット回線の整備が必要となります。切替に関わる費用については発電事業者さまのご負担となりますが、設置意思をお知らせ願います。
遠隔出力制御装置設置意思の有無：

有・無（該当項目を〇で囲む）

遠隔出力制御装置の設置意思「無」を選択された場合、理由を記入願います。

上記について確認いたしました。
※本様式にて取得した個人情報は、再エネ発電設備の出力制御に係る指示等の連絡のために利用し、当該目的以外には利用しません。

【留意事項】「本確認書」を東北電力ホームページからダウンロードしデータ入力＊ 読み間違い防止等の観点から、したものを印刷のうえ、ご提出ください。

記入例（低圧連系の場合、提出が必要です）⇒例：風車１台、PCS１台、契約容量：19.04ｋW の場合「確認書」および「仕様確認依頼書」の「発電所の名称」、「事業計画認定 ID」をご記入ください。
（発電所毎（事業計画認定 ID 毎）に各様式を作成・提出）

PCS 系列単位の諸元一覧
PCS
系列

発電出力[kW]

風車PCS

容量容量

[kW]

[kW]

●●発電所

事業計画認定 ID●

発電所 ID
必要数

装置

メーカー名

型式

●

●

●

●

●

●

19.04

風車容量と PCS 容量を比較し、小さい値を記入する。

19.04

1

ＰＣＳ〇〇××

出力制御ﾕﾆｯﾄ▲▲■■の仕様変更有無

系統連系申込書

TC-00XX

無の提出予定－仕様変更「有」の場合、弊社への系統連系申込書の提出予定を記入する。
（例）2019/11/30 予定
2019/11/30 提出済み

イメージ図

設置（切替）前

設置（切替）後インターネットPCS 容量

出力制御ユニット

PCS 容量19.04ｋW×1 台●（仕様変更有りの場合）

出力制御ユニット取付および PCS プログラム更新以外に今回の対応に合わせて仕様変更を実施する場合「有」と記入する。

出力制御に関して発電所 IDは、最低でも「１個」以上、必要となる旨、留意する。

●

出力制御機能以外（PCS 取替等）

19.04

●

備考
NK
認証番号
※１

※2

1

風力 3

（西暦）２０●●年●●月●●日

発電所の名称

出力制御機能付 PCS メーカー名・型式(機器構成単位で記入)（出力制御ﾕﾆｯﾄ数）

様式

19.04ｋW×1 台
風車容量

風車容量

19.04ｋW×1 台

19.04ｋW×1 台

記入例（低圧連系の場合、提出が必要です）⇒例：風車４台、PCS４台、契約容量：19.04ｋW の場合「確認書」および「仕様確認依頼書」の「発電所の名称」、「事業計画認定 ID」をご記入ください。
（発電所毎（事業計画認定 ID 毎）に各様式を作成・提出）

様式

風力 3（西暦）２０●●年●●月●●日

発電所の名称●●発電所

事業計画認定 ID

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

PCS 系列単位の諸元一覧
PCS
系列

発電
出力[kW]

風車

PCS

容量

容量[kW][kW]

出力制御機能付 PCS メーカー名・型式(機器構成単位で記入)
発電所 ID
必要数

装置（出力制御ﾕﾆｯﾄ数）

メーカー名

型式

備考
NK
認証番号
※１

出力制御機能以外（仕様変更有りの場合）の仕様変更有無

系統連系申込書※2（PCS 取替等）
1~44.764.76

風車１台分の容量と PCS１台分の容量を比較し、小さい値を記入する。

9.9

1ＰＣＳ〇〇××

出力制御ﾕﾆｯﾄ▲▲■■

TC-00XX

無出力制御ユニット取付および PCS プログラム更新以外に今回の対応に合わせて仕様変更を実施する場合「有」と記入する。

出力制御に関して発電所 ID
は、最低でも「１個」以上、必要となる旨、留意する。の提出予定－仕様変更「有」の場合、弊社への系統連系申込書の提出予定を記入する。
（例）2019/11/30 予定
2019/11/30 提出済み

イメージ図設置（切替）前設置（切替）後インターネット
PCS 容量

出力制御ユニット

PCS 容量9.9ｋW×4 台

9.9ｋW×4 台
風車容量

風車容量

4.76ｋW×4 台

4.76ｋW×4 台

様式

記入例（低圧連系の場合、提出が必要です）

風力 2（西暦）２０●●年●●月●●日

本様式については、東北電力ホームページからダウンロードし、データ入力したものを印刷、同封した返信用封筒にてご提出ください。

出力制御機能付PCSの仕様確認依頼書
東北電力株式会社

御中

貴社との接続契約に基づき、「出力制御機能付PCSの設置（切替）」に関して、以下のとおり準備が整いましたので仕様等の確認をお願い致します。

発電事業者さまの印もしくは社印を押印ください。

住法人の発電事業者さまの場合、会社名をご記入ください。

会所 ●●県●●市●●●社

名 株式会社●●

代表者氏名

●●●●

●

●

㊞印

記
(1) 発電所の名称※１●●発電所(2) 事業計画認定 ID※２●(3) 発電場所

●●

●

●

●

●

●

19.04

kW

●●県●●市●●●『県名から記入してください』(4) 出力制御機能付 PCS設置（切替）完了予定日（西暦）２０●●年●●月●●日(5) 契約容量※３
更新ｽｹｼﾞｭｰﾙ

(6) 出力制御方法※４（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ回線有）『どちらかに〇をしてください』

原則、こちらを選択(7) ＰＣＳ本体の取替※５

有『どちらかに〇をしてください』

住(8) 本件に関する連絡先 ※６所〒●●●-●●●●●●県●●市●●●株式会社●●

氏

●●

●●

電話番号

●●●-●●●-●●●●

F●●●-●●●-●●●●

AX

E-mail（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ回線無）無会 社 名名

固定ｽｹｼﾞｭｰﾙ

●●●＠●●●●

以※本様式にて取得した個人情報は、再エネ発電設備の出力制御に係る指示等の連絡のために利用し、当該目的以外には利用しません。

【東北電力記入欄】
受付年月日
受電地点
特定番号

年
送配電
ｺｰﾄﾞ

電圧月日
お客さま番号

L/G

予備ｺｰﾄﾞ

上【ご記入にあたっての留意事項】「出力制御機能付PCSの仕様確認依頼書」「PCS系列単位の諸元一覧」は低圧連系の場合にご提出が必要となります。読み間違い防止等の観点から、東北電力ホームページからダウンロードし、データ入力したものを印刷のうえ、ご提出ください。
⇒

http://www.tohoku-epco.co.jp/oshirase/newene/05/index.html※１

発電所名、契約者名のいずれかをご記入ください。

※２

同封の「お客さま発電所の契約内容について」に記載の事業計画認定 ID をご記入ください。
なお、発電所を複数所有されている発電事業者さまは、発電所毎（事業計画認定 ID 毎）に、仕様確認依頼書と PCS 系列単位の諸元一覧を作成・提出いただきますようお願いいたします。

※３

小数点以下は、第２位までご記入ください。
※必ず確認書と仕様確認依頼書および諸元一覧は、発電所毎にご記入ください。

※４

原則として、『更新スケジュール』を選択してください。
『固定スケジュール』は、山間部等でインターネット環境が構築できない場合に選択可能です。
【出力制御について】〔更新スケジュール〕

・ 弊社が最新の気象予報等を反映した出力制御スケジュールを随時作成・更新し、PCSがインターネット環境を経由して最新のスケジュールを自動で受信することで、可能な限り売電を行えるようにする運用のことをいいます。
・ ここで使用するインターネット環境は、発電事業者さまの負担でご準備いただきます。
〔固定スケジュール〕
・ 弊社が作成した長期間（１年分）の出力制御スケジュールをPCSへあらかじめ登録して、運用していただくことをいいます。
・ 最新の気象予報等を反映できないため、インターネットによるスケジュール取得に比べて売電量が大幅に減少するおそれがあります。
・ 固定スケジュールで運用される場合は、メーカーさまや工事店さま等による定期的なスケジュール設定作業（有料）が必要となります。
※５

PCS 本体を別機種に取替する場合は、系統連系に係る申込みが必要になりますので、弊社管轄事業所の窓口へ申込書のご提出をお願いいたします。

※６

提出資料および出力制御に関する連絡先を記入してください。メールアドレスのご記入にあたっては、以下のような混同しやすい文字にご注意ください。
【「１（ｲﾁ）」と「ｌ（ｴﾙ）」と「Ｉ（ｱｲ）」】、【「０（ｾﾞﾛ）」と「Ｏ（ｵｰ）」】【「２（数字）」と「Ｚ（ｾﾞｯﾄ）」】、【「‐（ﾊｲﾌﾝ）」と「＿（ｱﾝﾀﾞｰﾊﾞｰ）」】など

複数発電所をお持ちの場合「PCS 系列単位の諸元一覧」については、弊社指定のフォーマット（エクセルファイル）に記入いただくことを条件に電子データでの提出も可能です。
フォーマットならびに電子データでの提出をご希望される場合は、出力制御特設コールセンター（０１２０－１０２－８４２）までご連絡ください。

以上風力発電の出力制御に関するよくあるご質問
Q1．
なぜ、今から出力制御の準備を進めなければならないのか。
A1

安定して電気をお届けするためには、需要（消費）と供給（発電）をバランスさせる必要がありますが、再エネは出力が天候により左右されるため、その変動分を火力発電などにより補う必要があります。

東北6県・新潟エリアでは、再エネを中心とした電源の導入が進んでおり、今後、さらに導入が拡大すれば、火力発電などの調整による需要と供給のバランス維持が困難な状況になるおそれがあります。

出力制御にご対応いただく発電事業者さまとの運用方法に関わる書面の締結や、発電事業者さまの遠隔出力制御に向けた工事などに相当の期間が必要と考えられるため、将来の出力制御実施に向けて、今回準備を進めていただいております。

Q2．
出力制御はいつから実施するのか。
A2

具体的な実施時期については、今後の再エネの導入状況をはじめ、その時々の需要動向や再エネ発電設備の稼働状況（余剰電力の発生状況）などによることから、現時点では、具体的にいつ頃実施するか判断できる段階にありません。

出力制御に向けた発電事業者さまへの対応を進めながら、今後も継続して評価を行い、具体的な見通しが立った段階でお知らせいたします。

Q3．
機械のトラブルなどにより出力制御が当日実施できなかった場合はペナルティがあるのか。

A3

何らかのトラブルにより出力制御が実施できない場合は、事象を把握した段階で速やかにご連絡いただきたいと考えております。故意に出力制御に応じない事業者さまがいた場合は、系統の接続解除も含めて厳正に対処させていただきます。

Q4．
遠隔出力制御装置の設置はなぜ必要なのか。
A4

お客さま発電設備で遠隔出力制御装置の設置が完了するまでは、前日に当社から電話およびメールで出力制御指示を行います。指示を前日に行うことから、当日の電力需要・再エネの出力状況を反映することができず、遠隔出力制御に対応済の設備と比較し、出力制御量が多くなる見込みです。

上記理由や国の審議会※での審議を踏まえ、全風力発電設備について遠隔出力制御装置の設置をお願いしております。

なお、2015年1月26日以降に系統連系申込を受付した発電設備につきましては、当社からの情報伝送による遠隔出力制御を行うために必要な出力制御装置、情報伝送装置、通信環境等を発電事業者さま負担にて整備していただくことを条件に連系いただいておりますので、別途当社が指定する期日までに必ず整備して頂く必要がございます。

※第11回 総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会／電力・ガス事業分科会
再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会

URL http://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku̲gas/saisei̲kano/pdf/011̲04̲00.pdf

Q5．
出力制御は公平に実施されるのか。
A5

風力発電につきましては、日本風力発電協会さまの提案に基づき、全ての風力発電所に対し一律の出力上限値を指令することで、公平かつ効率的な出力制御を行う予定としております。

2015年1月25日以前に系統連系申込を受付した発電設備で、時間単位で出力指令量の管理を行うことに同意して頂いていない発電事業者さまにつきましては、資源エネルギー庁の定めた「出力制御の公平性の確保に係る指針」に基づき、同意して頂いた発電事業者さまと比較し、制御量が多くなる可能性があります。

その他のよくある質問については、当社HPに掲載しておりますのでご確認ください。
URL http://www.tohoku-epco.co.jp/oshirase/newene/05/index.html