1 EN
2 DE
3 FR
4 ES
5 IT
6 PT

CP10 Instruction Manual
CP10 Bedienungsanleitung
CP10 Manual d'instructions
CP10 Manual de instrucciones
CP10 Manuale di Istruzione
CP10 Manual de Instruções

DC Power Supply
DC Stromversorgung
DC Alimentation d'Énergie
DC Fuente De Alimentación
DC Gruppo di alimentazione
DC Fonte De Alimentação

Read this first!

CP10-Series

English1

Before operating this unit please read this manual thoroughly and retain this manual for future reference! This device may only be installed and put into operation by qualified personnel. If damage or
malfunction should occur during operation, immediately turn power off and send unit to the factory for inspection. The unit does not contain serviceable parts. The tripping of an internal fuse is causedby an internal defect. The information presented in this document is believed to be accurate and reliable and may change without notice. For any clarifications the English translation will be used.
Intended Use: This power supply is designed for installation in an enclosure and is intended for general use such as in industrial control, office, communication, and instrumentation equipment. Do not
use this device in equipment, where malfunction may cause severe personal injury or threaten human life.

WARNING

Risk of electrical shock, fire, personal injury or death.
(1) Do not use the power supply without proper grounding (Protective Earth).
(2) Turn power off before working on the device. Protect against inadvertent re-powering.
(3) Make sure that the wiring is correct by following all local and national codes.
(4) Do not modify or repair the unit. The unit does not contain serviceable parts.
(5) Do not open the unit as high voltages are present inside.
(6) Use caution to prevent any foreign objects from entering the housing.
(7) Do not use in wet locations or in areas where moisture or condensation can be expected.
(8) Do not touch during power-on, and immediately after power-off. Hot surfaces may cause burns.

Vor Inbetriebnahme lesen!

Deutsch2

Bitte lesen Sie diese Warnungen und Hinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Bewahren Sie die Anleitung zum Nachlesen auf. Das Gerät darf nur durch fachkundiges undqualifiziertes Personal installiert werden. Bei Funktionsstörungen oder Beschädigungen schalten Sie sofort die Versorgungsspannung ab und senden das Gerät zur Überprüfung ins Werk. Das Gerät
beinhaltet keine Servicebauteile. Interne Sicherungen lösen nur bei Gerätedefekt aus. Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im
Rechtssinne aufzufassen. Im Zweifelsfall gilt der englische Text.
Bestimmungsgemäßer Gebrauch: Dieses Gerät ist für den Einbau in ein Gehäuse konzipiert und zur Verwendung für allgemeine elektronische Geräte, wie z.B. Industriesteuerungen, Bürogeräte,
Kommunikationsgeräte oder Messgeräte geeignet. Benutzen Sie dieses Gerät nicht in Steuerungsanlagen, in denen eine Funktionsstörung zu schweren Verletzungen führen oder Lebensgefahr
bedeuten kann.

WARNUNG

Missachtung nachfolgender Punkte kann einen elektrischen Schlag, Brände, schwere Unfälle oder Tod zur Folge haben.
(1) Betreiben Sie die Stromversorgung nie ohne Schutzleiter.
(2) Schalten Sie die Eingangsspannung vor Installations-, Wartungs- oder Änderungsarbeiten ab und sichern Sie diese gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten.
(3) Sorgen Sie für eine ordnungsgemäße und fachgerechte Verdrahtung.
(4) Führen Sie keine Änderungen oder Reparaturversuche am Gerät durch.
(5) Gerät niemals öffnen. Im Inneren befinden sich gefährliche Spannungen.
(6) Verhindern Sie das Eindringen von Fremdkörpern, wie z.B. Büroklammern und Metallteilen.
(7) Betreiben Sie das Gerät nicht in feuchter Umgebung oder in einer Umgebung, bei der mit Betauung oder Kondensation zu rechnen ist.
(8) Gehäuse nicht während des Betriebes oder kurz nach dem Abschalten berühren. Heiße Oberflächen können Verletzungen verursachen.

A lire avant mise sous tension!

Français

3

Merci de lire ces instructions de montage et d'entretien avant de mettre l'alimentation sous tension. Conservez ce manuel qui vous sera toujours utile. Cette alimentation doit être installée par dupersonnel qualifié et compétent. Le déclenchement du fusible interne traduit très probablement un défaut au niveau de l'appareil. Si un défaut quelconque apparaît en cours de fonctionnement,
débrancher au plus vite l'alimentation. Dans ce deux cas de figure, il convient de faire contrôler l'alimentation en usine! Les données indiquées dans ce document servent uniquement à donner une
description du produit et n'ont aucune valeur juridique. En cas de divergences, le texte anglais fait foi.
Utilisation: Cet appareil est conçu pour être installé dans une armoire et pour tous les équipements électroniques, tel que l'équipement industriel de commande, l'équipement de bureau, le matériel decommunication et les instruments de mesures. N'utilisez pas cet appareil sur des installations dans lesquels un problème de fonctionnement de l'alimentation pourrait causer des blessures graves ou
menacer la vie humaine.

AVERTISSEMENT

Prendre en compte les points suivants, afin d'éviter toute détérioration électrique, incendie, dommage aux personnes ou mort.
(1) Ne jamais faire fonctionner l'alimentation sans raccordement à la terre !
(2) Débrancher l'installation avant toute intervention sur l'alimentation (ou démontage) et s'assurer qu'il n'y a pas risque de redémarrage.
(3) S'assurer que le câblage a été fait selon les prescriptions(4) Ne pas effectuer de réparations ou modifications sur l'alimentation(5) Ne pas ouvrir l'appareil. Des tensions importantes passent à l'intérieur.
(6) Veiller à ce qu'aucun objet ne rentre en contact avec l'intérieur de l'alimentation (trombones, pièces métalliques)(7) Ne pas faire fonctionner l'appareil dans un environnement humide ou à l'extérieur, non protégé. Ne pas utiliser l'appareil dans un environnement où il peut y avoir de la condensation.
(8) Ne pas toucher le carter pendant le fonctionnement ou après la mise sous tension. Surface chaude risquant d’entraîner des blessures.

Lea primero!

Español

4Conserve este manual como referencia para futuras consultas. La fuente de alimentación solo puede ser instalada y puesta en funcionamiento por personal cualificado. Por favor lea detenidamente
este manual antes de conectar la fuente de alimentación. Cuando se funde un fusible interno, existe gran probabilidad de un fallo interno en el equipo.Si se produce un fallo o mal funcionamiento
durante la operación, desconecte inmediatamente la tensión de alimentación. En ambos casos, el equipo debe ser inspeccionado en fábrica. La información presentada en este documento es exacta
y fiable en cuanto a la descripción del producto y puede cambiar sin aviso. En casa de duda, prevalece el texto inglés.
Uso apropiado: Este equipo ha sido diseñado para su instalación en un ambiente cerrado y ha sido concebido para uso general en instalaciones de control industrial, oficinas, comunicaciones yequipos de instrumentación. No emplee esta unidad en equipos, donde un mal funcionamiento puede ocasionar lesiones graves o riesgo mortal.

ADVERTENCI A

Riesgo de descarga eléctrica, incendio, accidente grave o muerte.
(1) No conectar nunca la unidad sin conexión de puesta a tierra.
(2) Desconectar la tensión de red antes de trabajar en la fuente de alimentación. Evite una posible reconexión involuntaria.
(3) Asegurarse de que el cableado es correcto de acuerdo a los códigos locales y nacionales.
(4) No realizar ninguna modificación o reparación de la unidad.
(5) No abrir nunca la unidad. En el interior existe riesgo de altas tensiones.
(6) Evitar la introducción en la carcasa de objetos extraños.
(7) No usar el equipo en ambientes húmedos. No operar el equipo en ambientes donde se espere la formación de rocío o condensación.
(8) No tocar durante el funcionamiento ni inmediatamente después del apagado. El calor de la superficie puede causar quemaduras graves

Leggere prima questa parte!

Italiano

5

Prima di collegare il sistema di alimentazione elettrica si prega di leggere attentamente le seguenti avvertenze. Conservare le istruzioni per la consultazione futura. Il sistema di alimentazione elettrica
deve essere installato solo da personale competente e qualificato. In caso di intervento del fusibile interno, molto probabilmente l'apparecchio è guasto. Se durante il funzionamento si verificano
anomalie o guasti, scollegare immediatamente la tensione di alimentazione. In entrambi i casi è necessario far controllare l'apparecchio dal produttore! I dati sono indicati solo a scopo descrittivo delprodotto e non vanno considerati come caratteristiche garantite dell'apparecchio.In caso di differenze o problemi è valido il testo inglese
Uso previsto: Questo apparecchio è previsto per il montaggio in un rack per moduli elettronici, ad esempio per controllori industriali, apparecchiature per ufficio, unità di comunicazione o apparecchi dimisura. Non utilizzare questo apparecchio in apparati o impianti dove il malfunzionamento può causare danni alla persona o pericolo di vita.

AVVERTENZA

Il mancato rispetto delle seguenti norme può provocare folgorazione elettrica, incendi, gravi incidenti e perfino la morte.
(1) Non far funzionare in nessun caso il sistema di alimentazione elettrica senza conduttore di protezione!
(2) Prima di eseguire interventi di installazione, di manutenzione o di modifica scollegare la tensione di rete ed adottare tutti i provvedimenti necessari per impedirne il ricollegamento non intenzionale.
(3) Assicurare un cablaggio regolare e corretto.
(4) Non tentare di modificare o di riparare da soli l'apparecchio.
(5) Non aprire l'apparecchio. Al suo interno sono applicate tensioni elettriche pericolose.
(6) Impedire la penetrazione di corpi estranei nell'apparecchio, ad esempio fermagli o altri oggetti metallici.
(7) Non far funzionare l'apparecchio in un ambiente umido. Non far funzionare l'apparecchio in un ambiente soggetto alla formazione di condensa o di rugiada.
(8) Non toccare quando acceso e subito dopo lo spegnimento. La superficie calda può causare scottature.

Leia primeiro!

Portuguès

6

Recomendamos a leitura cuidadosa das seguintes advertências e observações, antes de colocar em funcionamento a fonte de alimentação. Guarde as Instruções para futura consulta, em casos dedúvida. A fonte de alimentação deverá ser instalada apenas por profissionais da área, tecnicamente qualificados. Se o fusível interno se fundir, é grande a possibilidade de existir um defeito noaparelho. Se por acaso, durante a utilização ocorrer algum defeito de funcionamento ou dano, desligue imediatamente a tensão de alimentação. Em ambos os casos, será necessária uma verificação
na Fábrica! Os dados mencionados têm como finalidade somente a descrição do produto, e não devem ser interpretados como propriedades garantidas no sentido jurídico. Em caso de duvidas
aplica-se o texto em inglês.
Utilize: Este aparelho foi concebido para ser montado dentro de invólucros, caixas ou armários para aparelhos eletrônicos em geral, como, por exemplo, comandos de instalações industriais,
aparelhos para escritórios, aparelhos de comunicação ou instrumentos de medida e quadros eléctricos. Não utilize este aparelho em instalações, nos quais um defeito de funcionamento poderá
causar danos graves ou significar risco de morte.

ATENÇÃOA não observância ou o incumprimento dos pontos a seguir mencionados, poderá causar uma descarga elétrica, incêndios, acidentes graves ou morte.
(1) Não use a fonte de alimentação sem o condutor de proteção terra!
(2) Antes de trabalhos de instalação, manutenção ou modificação, desligue a tensão de alimentação, protegendo-a contra uma nova ligação involuntária.
(3) As ligações devem ser efectuadas apenas por profissionais competentes.
(4) Não efectue nenhuma modificação ou tentativa de reparação no aparelho. Quando necessário contacte o seu distribuidor.
(5) Não abra o aparelho mesmo quando desligado. No seu interior existem condensadores que podem estar carregados electricamente.
(6) Proteger a fonte de alimentação contra a introdução inadvertida de corpos metálicos, como por ex., clipes ou outras peças de metal.
(7) Não usar o aparelho em ambientes húmidos. Não usar o aparelho em ambientes propensos a condensações.
(8) Não tocar enquanto estiver em funcionamento, nem após a desligar. A superficie poderá estar quente e provocar lesões.

Installation

Installation

Use DIN-rails according to EN 60715 with a height of 7.5 or 15mm. Mounting orientation must be
input terminals on the bottom. For other orientations see datasheet. Do not obstruct air flow as theunit is convection cooled. Ventilation grid must be kept free of any obstructions. The following
installation clearances must be kept when power supplies are permanently fully loaded:
Left / right: 5mm (15mm in case the adjacent device is a heat source)
40mm on top, 20mm on the bottom of the unit.
The unit can be used at altitudes up to 6000m. For restrictions and details see datasheets.
However, agency approvals apply only for altitudes up to 2000m.
A disconnecting means shall be provided for the output of the power supplies when used inapplications according to CSA C22.2 No 107.1-01.

Geeignet für DIN-Schienen entsprechend EN 60715 mit einer Höhe von 7,5 oder 15mm. Der
Einbau hat so zu erfolgen, dass sich die Eingangsklemmen unten befinden. Für andere
Einbaulagen siehe Datenblatt. Luftzirkulation nicht behindern! Das Gerät ist für
Konvektionskühlung ausgelegt. Es ist für ungehinderte Luftzirkulation zu sorgen. Folgende
Einbauabstände sind bei dauerhafter Volllast einzuhalten:
Links / rechts: 5mm (15mm bei benachbarten Wärmequellen)
Oben: 40mm, unten 20mm vom Gerät.
Das Gerät ist für Aufstellhöhen bis 6000m geeignet. Notwendige Einschränkungen und Hinweise
für Anwendungen über 2000m befinden sich in den Datenblättern. Die Gerätezulassungen sindnur bis 2000m gültig.
Bei Anwendungen nach CSA C22.2 No 107.1-01 muss der Ausgang mit einer Trennvorrichtung
versehen werden.

Use in hazardous location areas

Betrieb in explosionsgefährdeter Umgebung

Units which are marked with "Class I Div 2" are suitable for use in Class I Division 2 Groups A, B,
C, D locations.

Geräte, die mit "Class I Div 2" gekennzeichnet sind, sind für den Einsatz in Klasse I Division 2
Gruppen A,B,C,D Umgebung geeignet.

Units which are marked withII 3G Ex nA nC IIC T4 Gc are suitable for use in Group II
Category 3 (Zone 2) environments and are evaluated according to EN 60079-0 and EN 60079-15.
WARNING EXPLOSION HAZARDS!
Substitution of components may impair suitability for this environment. Do not disconnect the unit
or operate the voltage adjustment unless power has been switched off or the area is known to be
non-hazardous. A suitable enclosure must be provided for the end product, which has a minimum
protection of IP54 and fulfils the requirements of the EN 60079-15.

Geräte, die mit
II 3G Ex nA nC IIC T4 Gc, gekennzeichnet sind, sind nach EN 60079-0 und
EN 60079-15 getestet und können in Gruppe II, Kategorie 3 (Zone 2) Umgebungen verwendet
werden.
ACHTUNG EXPLOSIONSGEFAHR!
Veränderungen am Gerät können die Tauglichkeit für diese Umgebung beeinträchtigen.
Anschlüsse nicht abklemmen und Spannungseinstellung nicht verändern, solange Spannung
anliegt oder die Umgebung als explosionsgefährlich gilt. Das Gerät muss mindestens in ein IP54
Gehäuse, welches den Anforderungen der EN 60079-15 entspricht, eingebaut werden.

CE Marking

CE Kennzeichnung

CE mark is in conformance with EMC directive, the low-voltage directive (LVD) and the ATEX
directive.
EMC Immunity: EN 61000-6-1, EN 61000-6-2
EMC Emission: EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, FCC Part 15 Class B

Das CE Zeichen ist angebracht und erklärt die Erfüllung der EMV Richtlinie, derNiederspannungsrichtlinie und der ATEX Richtlinie.
Störfestigkeit: EN 61000-6-1, EN 61000-6-2
Störaussendung: EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, FCC Part 15 Klasse B

Input Fuses

Sicherungen am Eingang

Internal input fuse included, not user accessible. The unit is tested and approved for branch
circuits up to 30A (UL) 32A (IEC). An external protection is only required if the supplying branch
has an ampacity greater than this, however, in some countries local regulations might apply.
Check local codes and requirements. If an external fuse is necessary or utilized, minimum
requirements need to be considered to avoid nuisance tripping of the circuit breaker. Use aminimum value of 6A B- or C-Characteristic breaker.

Das Gerät besitzt eine eingebaute Eingangssicherung, die nicht anwenderzugänglich ist. Das
Gerät ist geprüft und zugelassen zum Anschluss an Stromkreisen bis max. 30A (UL) 32A (IEC).
Ein zusätzlicher externer Schutz ist nur erforderlich, wenn der Speisestromkreis mit einem
höheren Wert abgesichert ist oder nationale Richtlinien es vorschreiben. Um ein fehlerhaftes
Auslösen externer Schutzelemente zu vermeiden, sollen diese den Minimalwert von 6A B- oder CCharakteristik nicht unterschreiten:

Germany
China
FranceNorth America+49 89 9278 0+86 512 62881820+33 478 668 941+1 630 587 9780

www.pulspower.dewww.pulspower.cn
www.pulspower.fr
www.pulspower.us

Austria
Singapore
Switzerland
United Kingdom+43 27 64 32 13+65 6684 2310
+41 56 450 18 10+44 1525 84 1001

www.pulspower.at
www.pulspower.sg
www.pulspower.ch
www.pulspower.co.uk

Headquarters:
PULS GmbH
Elektrastrasse 681925 Munich, GermanyCP10 Instruction Manual for Power Supplies
CP10 Bedienungsanleitung für Stromversorgungen
Technical Data 1)

Technische Daten 1)

Output Voltage

Ausgangsspannung

Factory Setting at Full Load
Output Current
continuous

Werkseinstellung bei Nennlast
Ausgangsstrom
dauernd

Output Current

PowerBoost 14)

PowerBoost 14)

Output Power

short-term (12ms)
kurzzeitig (12ms)
continuous
Ausgangsleistung dauernd

Ausgangsstrom

CP10.121

CP10.241
CP10.242 18)
CP10.241-S1 18)

CP10.361

CP10.481

nom.

DC 12-15V

DC 24-28V

DC 36-42V

DC 48-56V

typ.
nom.

nom.

12.0V
16A at 12V
12.8A at 15V
19.2A at 12V
15.4A at 15V
52A
192W
230W
50mVpp
HiccupPLUS 17)

24.1V
10A at 24V
8.6A at 28V
12A at 24V
10.3A at 28V
30A
240W at 24V
241W at 28V
288W
50mVpp
HiccupPLUS 17)

36.0V
6.7A at 36V
5.7A at 42V
8.0A at 36V
6.9A at 42V
20A
241W at 36V
239W at 42V
288W
50mVpp
HiccupPLUS 17)

48.0V
5.4A at 48V
4.6A at 56V
6A at 48V
5.15A at 56V
16A
259W at 48V
258W at 56V
288W
50mVpp
HiccupPLUS 17)
AC 100-240V ±10%50-60Hz ±6%
2.32A / 1.2A
0.99 / 0.98
300VacYes / Ja
DC 110-150V-15%/+20%

nom.

Output PowerPowerBoost 14)
Output Ripple & Noise Voltage 13)
Output Overload Behavior

Ausgangsleistung PowerBoost 14)
Ausgangswelligkeit 13)Überlastverhalten am Ausgang

nom.
max.
-

AC Input Voltage
Input Frequency
AC Input Current 3)
Power Factor 3)
Allowed Voltage L or N to EarthPFC Norm EN 61000-3-2 Class A
DC Input Voltage 2)

AC Eingangsspannung
Eingangsfrequenz
AC Eingangsstrom 3)
Leistungsfaktor 3)
Erlaubte Spannung L oder N zu ErdePFC Norm EN 61000-3-2 Klasse A
DC Eingangsspannung 2)

nom. AC 100-240V -15%/+10% AC 100-240V -15%/+10% AC 100-240V -15%/+10%
nom.
50-60Hz ±6%50-60Hz ±6%50-60Hz ±6%
typ.
1.74A / 0.92A
2.15A / 1.13A
2.16A / 1.13A
typ.
0.99 / 0.96
0.99 / 0.97
0.99 / 0.97
max.
300Vac
300Vac
300VacYes / Ja
Yes / Ja
Yes / Janom.
DC 110-150V ±20%
DC 110-150V ±20%
DC 110-150V ±20%CP10.242:110-300V ±20%

Input Inrush Current 3) 4)

Einschaltspitzenstrom 3) 4)

typ.

6A / 9A peak

6A / 9A peak

6A / 9A peakHold-up Time 3)

Pufferzeit 3)

typ.

50ms / 50ms

37ms / 37ms

38ms / 38ms

34ms / 34ms

Efficiency 3)Power Losses 3)

Wirkungsgrad 3)
Verlustleistung 3)

typ.
typ.

92.8% / 94.3%
14.9W / 11.6W

93.6% / 95.2%
16.4W / 12.1W

93.8% / 95.4%
15.9W / 11.6W

93.8% / 95.5%
17.2W / 12.3W

Operational Temperature Range 15)
Output Derating
Storage Temperature Range
Humidity 5)

Betriebstemperaturbereich 15)
Leistungsrücknahme
Lagertemperaturbereich
Feuchte 5)

nom.
+60°C to +70°C
nom.
IEC 60068-2-30-25°C - +70°C
4.8W/°C-40°C - +85°C
5 - 95% r.H.

-25°C - +70°C
6W/°C-40°C - +85°C
5 - 95% r.H.

-25°C - +70°C
6W/°C-40°C - +85°C
5 - 95% r.H.

-25°C - +70°C
6.5W/°C-40°C - +85°C
5 - 95% r.H.

Vibration 16)
Shock 16)

Schwingen 16)
Schocken 16)

IEC 60068-2-6
IEC 60068-2-27

2g
30g 6ms, 20g 11ms

2g
30g 6ms, 20g 11ms

2g
30g 6ms, 20g 11ms

2g
30g 6ms, 20g 11ms

Degree of Pollution
Degree of Protection
Class of Protection
Over-temperature Protection
Output Over-voltage Protection
Return Voltage Resistance 8)

Verschmutzungsgrad
Schutzart
SchutzklasseÜbertemperaturschutzÜberspannungsschutz am Ausgang
Rückspeisefestigkeit 8)

IEC 62477-1
EN 60529
IEC 61140
OTP
OVP, max.
max.

2 5) 10)IP20
I 6)
Yes / Ja
19Vdc
25Vdc, 64A

2 5) 10)IP20
I 6)
Yes / Ja
32Vdc
35Vdc, 40A

2 5) 10)IP20
I 6)
Yes / Ja
47Vdc
50Vdc, 27A

2 5) 10)IP20
I 6)
Yes / Ja
60Vdc
63Vdc, 21A

Leakage Current 7)

PE- Ableitstrom 7)

max.
max.

0.26mA / 0.44mA
0.61mA / 1.05mA

0.26mA / 0.44mA
0.61mA / 1.05mA

0.26mA / 0.44mA
0.61mA / 1.05mA

0.26mA / 0.44mA
0.61mA / 1.05mA-

Yes / Ja
Yes / Ja

Yes / Ja
Yes / Ja

Yes / Ja
Yes / Ja

Yes / Ja
Yes / Ja

Yes / Ja
Yes / Ja

Yes / Ja
No / Nein

Yes / Ja
No / Nein

Yes / Ja
No / Nein

39x124x117mm
600g, 1.3lb

39x124x117mm
600g, 1.3lb

39x124x117mm
600g, 1.3lb

39x124x117mm
600g, 1.3lb

TN/TT-mains
IT-mains

11)

TN/TT-Netze
IT-Netze

11)

Parallel Use
Serial Use 12)

Parallelschaltbar
Serienschaltbar 12)

DC-OK Relais Contact 19)
Shut-down Input 20)

DC-OK Relaiskontakt 19)
Fernabschalt- Eingang 20)

Dimensions 9) (WxHxD)
WeightAbmessungen 9) (BxHxT)
Gewichtnom.
max.

6A / 9A peak1) All parameters are specified at 230Vac input voltage, nominal output current, 25°C ambient and 1) Alle Werte gelten bei 230Vac Eingangsspannung, Nennausgangsstrom, 25°C Umgebung undafter a 5 minutes run-in time unless otherwise noted.
nach einer Aufwärmzeit von 5 Minuten, falls nichts anderes angegeben.
2) Use a battery or a similar DC source. Connect +pole to L and –pole to N. A supply from the2) Geeignet sind Batterien oder ähnliche Quellen. Den +Pol an L und –Pol an N anschließen. Ein
Betrieb am Zwischenkreis von Frequenzumrichtern wird nicht empfohlen und kann zu Defektenintermediate DC-bus of a frequency converter is not recommended and can cause aoder Fehlfunktionen führen.
malfunction or damage the unit.
3) at 120Vac / 230Vac3) bei 120Vac / 230Vac
4) Input inrush current is actively limited and is valid for mains interruptions > 500ms
4) Der Einschaltstromstoß ist aktiv begrenzt und gilt für Netzunterbrechungen > 500ms
5) Do not energize while condensation is present.
5) Nicht betreiben, solange das Gerät Kondensation aufweist.
6) PE connection required (Ground).
6) PE Verbindung erforderlich.
7) Ableitstrom bei 132Vac, 60Hz / 264Vac, 50Hz
7) Leakage current at 132Vac, 60Hz / 264Vac, 50Hz
8) Loads such as decelerating motors and inductors can feed voltage back to the output of the8) Bremsende Motoren oder Induktivitäten können Spannung zum Ausgang des Netzteils
rückspeisen. Die Werte geben die max. zulässige Rückspeisespannung und den zulässigen
power supply. The figures represent the maximum allowed feed back voltage and feed-back
Spitzenstrom an.
peak current.
9) Depth without DIN-rail.
9) Tiefe ohne DIN-Schiene10) In Anwendungen nach CSA 22.2 No 107.1-01: Vorsicht - Verwendung nur in „controlled
10) Caution: For use in a controlled environment according to CSA 22.2 No 107.1-01.
environment“11) There is no current share between the units, make sure that the ambient temperature stays
below 40°C. A fuse or diode on the output of each unit is required, if more than three units are 11) Keine Stromaufteilung zwischen den Geräten. Erlaubt bis max. 40°C Umgebungstemperatur.
connected in parallel.
Eine Sicherung oder Diode je Ausgang ist erforderlich, wenn mehr als 3 Geräte parallelgeschaltet werden.
12) Use only power supplies of the same type. The total output voltage should not be >150Vdc.
12)
Nur
für gleiche Geräte bis zu einer Gesamtspannung von 150Vdc
13) 50-Ohm measurement, bandwidth 20MHz
13) 50-Ohm Messung, Bandbreite 20MHz
14) The PowerBoost is continuously allowed up to an ambient temperature of 45°C. Above 45°C,
do not use the PowerBoost longer than a duty cycle of 10% and/ or not longer than max. 1
14) Der PowerBoost ist bis zu einer Umgebungstemperatur von +45°C dauerhaft erlaubt. Darüber
minute every 10 minutes.
soll sie nicht länger als 10% (<1 Minute alle 10 Minuten) entnommen werden.
15) The operational temperature range equals the surrounding air temperature measured 2cm15) Die Betriebstemperatur wird 2cm unterhalb des Geräts gemessen.
below the unit.
16) Getestet in der Standard Einbaulage und an einer DIN Schiene nach EN 60715 mit einer Höhe16) Tested in combination with DIN-Rails according to EN 60715 with a height of 15mm and a
von 15mm und einer Stärke von 1,3mm.
PLUS
thickness of 1.3mm and standard orientation.
ist ein Überlastverhalten mit einem ausgewogenem Leistungsmanagement,17) Hiccup
welches im Normalbetrieb kurzzeitig großzügige Leistungsreserven zur Verfügung stellt, aber17) HiccupPLUS is an overload behavior with a balanced power management. In normal mode it
im Fehlerfall angeschlossene Verbraucher und Kabel effektiv vor Schäden schützt. Mehrprovides generous power reserves but effectively protects connected equipment and cables
Informationen auf der nächsten Seite.
against damage in the event of failure. More details on the next page.
18) CP10.242: Version mit erweitertem DC-Eingangsspannungsbereich (DC 110-300V)
18) CP10.242: Version with extended DC input range (DC 110-300V)
CP10.241-S1: Version mit Federkraftklemmen
CP10.241-S1: Version with quick-connect spring-clamp terminals
19) This feature monitors the output voltage on the output terminals of a running power supply. The 19) Diese Funktion überwacht die Spannung an den Ausgangsklemmen einer eingeschalteten
Stromversorgung. Der Relaiskontakt ist geschlossen sobald die Klemmenspannung > 90% desrelay contact is closed when the terminal voltage is higher than 90% of the adjusted output
eingestellten Wertes ist. Kurze Einbrüche werden auf 250ms verlängert. Einbrüche kürzer 1ms
value. Short dips will be extended to a length of 250ms. Dips shorter than 1ms will be ignored.
werden ignoriert. Kontaktspezifikation: 60Vdc 0,3A; 30Vdc 1A; 30Vac, 0,5A (siehe Bild 4)
Contact ratings: 60Vdc 0.3A; 30Vdc 1A; 30Vac, 0.5A (see Fig. 4).
20) This feature allows a switch-off of the output of the power supply with a signal switch or wire. A 20) Mit dieser Funktion lässt sich der Ausgang der Stromversorgung mittels eines Signalschaltersoder Drahtverbindung abschalten. Eine Verbindung schaltet den Ausgang aus.
link between pin 15 and 16 is required to turn the power supply off.

CP10 Instruction Manual for Power Supplies
CP10 Bedienungsanleitung für StromversorgungenTerminals and Wiring

Anschlussklemmen und Verdrahtung

Use appropriate copper cables that are designed for a minimum operating temperature of:
60°C for ambient temperatures up to 45°C,
75°C for ambient temperatures up to 60°C and
90°C for ambient temperatures up to 70°C.
Follow national installation codes and regulations! Ensure that all strands of a stranded wire enter
the terminal connection! Ferrules are allowed. Unused terminal must be closed.
Input / Output
Input / Output
Signals
CP10.xxx
CP10.xxx-S1
All units
Typ
Screw term.
Spring-clamp
Spring-clamp term.
Solid wire
max. 6mm2
max. 6mm2
max. 1.5mm2
Stranded wire
max. 4mm2
max. 4mm2
max. 1.5mm2
American wire gauge
AWG 20-10
AWG 20-10
AWG 28-16
Max. wire diameter (incl. ferrules) 2.8mm
2.8mm
1.6mm
Wire stripping length
7mm / 0.28inch
10mm / 0.4inch
7mm / 0.28inch
Tightening torque1Nm / 9lb.inch-

Verwenden Sie geeignete Kupferkabel, die mindestens für:60°C bei einer Umgebungstemperatur bis zu 45°C,
75°C bei einer Umgebungstemperatur bis zu 60°C und
90°C bei einer Umgebungstemperatur bis zu 70°C zugelassen sind.
Aderendhülsen sind erlaubt. Nationale Bestimmungen und Installationsvorschriften beachten!
Achten, dass keine einzelnen Drähte von Litzen abstehen. Nichtbenutzte Klemmen schließen.
Ein- / Ausgang
Ein- / Ausgang
SignaleCP10.xxx
CP10.xxx-S1
Alle Geräte
Klemmentyp
Schraubanschluss Federkraftklemme FederkraftklemmeStarrdraht
max. 6mm2
max. 6mm2
max. 1,5mm2
Litze
max. 4mm2
max. 4mm2
max. 1,5mm2
AWG
AWG 20-10
AWG 20-10
AWG 28-16
Max. Durchmesser (inkl. Hülsen) 2,8mm
2,8mm
1,6mm
Abisolierlänge
7mm / 0,28inch
10mm / 0,4inch
7mm / 0,28inch
Anzugsdrehmoment
1Nm / 9lb.inch-

Isolation and Dielectric Strength (see Fig. 2)

Galvanische Trennung und Isolationsfestigkeit (siehe Bild 2)

The output voltage is floating and separated from the input according to SELV (IEC/EN 60950-1)
and PELV (EN 60204-1, EN 50178; IEC 62477-1, IEC 60364-4-41) requirements. Type andfactory tests are conducted by the manufacturer. Field tests may be conducted in the field using
the appropriate test equipment which applies the voltage with a slow ramp (2s up and 2s down).
Connect all phase-terminals together as well as all output poles before the test is conducted.
When testing, set the cut-off current settings to the value in the table below.

Die Ausgangsspannung hat keinen Bezug zur Erde oder Schutzleiter und ist zum Eingang nachden SELV (IEC/EN 60950-1) und PELV (EN 60204-1, EN 50178, IEC 62477-1, IEC 60364-4-41)
Standards getrennt. Typ- und Stückprüfungen werden beim Hersteller durchgeführt. Wiederholungsprüfungen dürfen mittels geeigneten Prüfgenerators mit langsam (2s) ansteigenden undabfallenden Spannungsrampen in der Anwendung erfolgen. Vor den Tests sind alle Phasen wie
auch alle Ausgangspole miteinander zu verbinden. Während der Tests darf die StromAbschaltschwelle nicht kleiner als der in der Liste angegebene Wert sein.
A
B
C
D
Typprüfung (60s)
2500Vac
4000Vac
1000Vac
500VacStückprüfung (5s)2500Vac
2500Vac
500Vac
500VacWiederholungsprüfung (5s)2000Vac
2000Vac
500Vac
500VacStrom- Abschaltschwelle
>10mA
>10mA
>20mA
>1mA

A
2500Vac
2500Vac
2000Vac>10mA

Type Test (60s)
Factory Test (5s)
Field Test (5s)Cut-off current setting

B
4000Vac
2500Vac
2000Vac>10mA

C
1000Vac
500Vac
500Vac>20mA

D
500Vac
500Vac
500Vac>1mA

HiccupPLUS Overload Characteristic (see figures 1)

HiccupPLUS Überlastverhalten (siehe Bilder 1)

The unit is overload, no-load, short-circuit proof. The output current is electronically controlled.
During an overcurrent situation, the output voltage will be reduced after a defined time. If thevoltage falls below 6.5V (12V unit), 13V (24V units), 20V (36 V unit) or 26V (48V unit), the unit
switches to the HiccupPLUS mode. In this mode, the output switches off followed by a restart
attempt after 18s for 2s. This cycle is repeated as long as the overload or short circuit exists. If theoverload or short circuit has been cleared, the device will operate normally.

Die Geräte sind leerlauf-, überlast- und kurzschlussfest. Der Ausgangsstrom ist elektronischüberwacht. Während einer Überstromsituation wird nach einer bestimmten Zeit die
Ausgangsspannung reduziert. Fällt die Spannung unter 6.5V (12V Gerät), 13V (24V Geräte), 20V(36V Gerät) oder 26V (48V Gerät), schaltet das Gerät in den HiccupPLUS Modus. In diesen Modus
schaltet das Gerät ab und macht nach 18s einen Startversuch mit einer Dauer von 2s. Der
Vorgang wiederholt sich solange, bis die Überlast oder der Kurzschluss entfernt ist. Nachentfernen der Überlast oder des Kurzschlusses schaltet das Gerät wieder in den Normalbetrieb.

Fig. 1/ Bild 1 Output Characteristic / Ausgangskennlinie, typ.
CP10.241, CP10.241-S1, CP10.242
CP10.361

CP10.121

Fig. 2 / Bild 2
Insulation / Isolation

CP10.481
Input

Output Voltage

28V
20

PLUS

Hiccup
mode

5

10

15

25

20

30

35A

Allowed Output Current at 12V

30

16A

18

24

6
0

Output Current

0

2.5

5

HiccupPLUS
mode

12

Hiccupmode

40

7.5 10 12.5 15 17.5 20A

Output Current

0

2

4

6

8

10

12

14 16A

8A

4A
A...85 to 264Vac, continuous
B... short term

20

2A
60 70°C

40

B
A

6A

6A

0
-25

0

Output Current

0

20

40

60 70°C

0

4

5

6

7

8

9 10A

B*) When testing input to DC-OK ensure thatthe max. voltage between DC-OK and theoutput is not exceeded. We recommend
connecting DC-OK pins and the output pins
together when performing the test.

Fig. 4 / Bild 4
DC-OK

B
A

1A

20

40

60 70°C

Ambient Temperature

OutputVoltage
Regulator

Power
Converter

15/16

VOUT = VADJ
10%

<
1ms

2A
A...85 to 264Vac, continuous
B... short term

CP10.121

PFC
Converter

3

5A
3A

Fig. 5 / Bild 5 Functional Diagram / Funktionsschaltbild

Input Fuse
Input Filter
Input Rectifier
Inrush Current Limiter

2

6A
4A

0
-25

1

+/-

Shut-down

Hiccup
mode

8
0

5A

Ambient Temperature

Ambient Temperature

Output

PLUS

4A
2A

A...85 to 264Vac, continuous
B... short termD

Allowed Output Current at 48V

8A
6.7A

8A

A

C

16

13
14

Earth, PE

CP10.481

Allowed Output Current at 36V
B
A

10A

12A

L
N

40

12
PLUS

Continuous
current

48
32

12A

B
A

0

Continuous
current

36

DC-ok
B*)

L
N

Adjustment
Range

56V

24

Allowed Output Current at 24V

20A

0
-25

42V

Output Voltage

Fig. 3/ Bild 3 Output Derating / Leistungsrücknahme
CP10.241, CP10.241-S1, CP10.242
CP10.361

CP10.121

4A

Adjustment
Range

16
8

Output Current

Output Voltage

Continuous
current

24

Continuous
current0

Adjustment
Range

B

16V
14
12
10
8
6
4
2
0

Output Voltage

Adjustment
Range

0
-25

>
1ms

0.9* VADJ

100ms

A...90 to 264Vac, continuous
B... short term

0

20

40

60 70°C

open

closedopen

closedAmbient Temperature

Fig. 6 / Bild 6 Mechanical dimensions / AbmessungenCP10.241-S1
other units
all units

VOUT

+
+
-

OutputFilterDC-ok
LED
Temperature
Shutdown

OutputPower
Manager

Output OverVoltage
Protection

DC-ok
Relay

13
14
15

Shut-down

16

DC-ok
Contact

ON/
OFF

Only for CP10.121

PU-410.012.00-10B (2016-02)

The information in this document is believed to be accurate and reliable and may change without notice.