盤用熱関連機器工業会技術資料

第 ００２号 － 2023
盤用熱関連機器に関する用語
2023 年 11 月 15 日 改正

盤用熱関連機器工業会（ＴＥＣＴＡ）
盤用熱関連機器に関する用語技術資料002－2023

１ まえがきこの技術資料は、盤用熱関連機器に関する用語が製造メーカの間でカタログ等において異なった表現で用いられており、用語の意味を解釈するのに手間取ったり、判りにくい場合があり、統一化が必要と考えられるため（１）製造メーカ間で統一化したほうが良いと考えられる用語、（２）カタログ等に用いられる盤用熱関連機器の専門用語、（３）一般用語でも解釈に若干説明が必要と考えられる用語、の範囲で用語を選定しその用語の表現、読み方及び意味を定めたものである。
なお、外来語（カタカナ）語尾の長音符号“－”については、用いても略しても誤りでないことを前提として、本技術資料においては略して記載することで統一している。例として、「盤用クーラー」を「盤用クーラ」と統一していることが挙げられる。
注）本技術資料では、盤用熱関連機器とは盤用熱交換器と盤用クーラを示す。
２ 分類
用語は、次の３ 種類に分ける。
（１）全般に関する用語（２）能力表示に関する用語（３）機器選定に関する用語
３ 番号、用語、読み方及び用語の意味
番号、用語、読み方及び用語の意味は次の通りとする。
なお、参考のため各製造メーカで用いられていた用語を示す。
備考 用語欄の用語を、便宜がはかられた用語として用いるものとする。

（ 1 ）技術資料002－2023（1） 全般に関する用語
番号
100

用

語

盤用熱交換器読

み 方用

語 の 意 味ばんようねつこ

盤を密閉構造とすることにより外気を盤内うかんき部に引き入れることなく、盤内の温かい空参

考・密閉型筐体用熱交換器

気と盤外の冷たい空気をファンにより強制・制御盤用熱交換器

的に熱交換効率の良い放熱ユニットに引き・密閉盤用熱交換器

入れ間接的に熱交換し、盤内温度を低下さ・熱交換器せるもの。

・空冷熱交換器
・空冷式熱交換器

101

プレート式ぷれーとしき

プレート式は、熱伝導性の良いアルミ製な（盤用熱交換器） （ばんようねつ

どの放熱プレートを使用し、温かい空気とこうかんき）冷たい空気が交互に流れる構造になっており、放熱プレートを介して熱交換が行われる。放熱プレートは積層式や折り曲げ式などの構造がある。

プレート式の原理図

盤冷却の原理（ 2 ）・薄型盤用熱交換器

技術資料002－2023

番号
102

用

語

ヒートパイプ式読

み 方

ひーとぱいぷし（盤用熱交換器） き

用語 の 意 味ヒートパイプ式は、円筒の容器の外側に薄いアルミなどのフィンを取り付けた構造の（ばんようねつ

ヒートパイプを介して熱交換が行われる。

こうかんき）

ヒートパイプは盤内と盤外に貫通して取り付けられ、盤内温度が外気温度より高くなると熱輸送が行われ盤内は冷却される。

盤冷却の原理備考

ヒートパイプとは、銅などの材質でできた円筒の容器にウィックと呼ばれる多孔質材料を内張し、真空にして少量の作動液を充填し封じたもので、一端の受熱部を加熱すると作動液は蒸気となり他端の放熱部へ移動する。放熱部で冷却されると蒸気は液体となり、ウィックを通り受熱部へもどる。
この様に液体は絶えず循環し、低温度差で熱は一端から他端へ伝えられる。

ヒートパイプの原理図（ 3 ）参考・ヒートパイプ式盤用熱交換器

技術資料002－2023

番号

用103

パイプ式

語

読

み 方

ぱいぷしき

（盤用熱交換器） （ばんようねつこうかんき）

用

語 の 意 味パイプ式は、複数の熱伝導性の良いアルミ製などの放熱パイプが、所定の間隔で配置された構造になっており、温かい空気と冷たい空気が放熱パイプを介して熱交換が行われる。

吸気
放熱パイプ

盤外側

排気

パイプ式の原理図

放熱パイプ

盤冷却の原理（ 4 ）盤内側

参考・アルミパイプ式盤用熱交換器

技術資料002－2023

番号

用104

水冷式

語読み 方

すいれいしき

（盤用熱交換器） （ばんようねつこうかんき）

用

語 の 意 味参考

水冷式は、冷却水を通水する銅などの管路・水冷熱交換器の外側に薄いアルミなどのフィンを取り付・水冷式熱交換器けた構造の放熱ユニット（ラジエタ）を介して熱交換が行われる。
冷却水と密閉型の盤内部の温度差を利用して盤の熱を冷却水に伝達する。

水冷式の原理図

冷却ファン
吸気口

排気口

入水口
出水口

盤冷却の原理（ 5 ）技術資料002－2023

番号

用

語120

盤用クーラ

読み 方

ばんようくーら用

語 の 意 味参考

盤の盤内温度を外気温度と同程度、または・密閉型筐体用クーラ

外気温度以下まで低下させることができる

・制御盤用クーラ装置で種々の冷却方式があり総称してい・密閉盤用クーラ

う。

・制御盤用エアコン
・盤用クーリングユニット121

冷凍サイクル式（盤用クーラ）れいとうさいく

冷凍サイクル式は、冷凍サイクルの蒸発器・コンプレッサ式

るしきにて盤内の熱を吸収し、凝縮器により盤外・コンプレッサクーラ（ばんようくーへ熱を放出する。これを繰り返すことによら）り、盤内を冷却する。
＜側面取付型＞

盤冷却の原理備考

冷凍サイクルとは、下図のような構成で、圧縮機から出た高温・高圧の冷媒（気体）は、凝縮器にて放熱し、常温にまで冷却され、凝縮（液体）する。この常温高圧の冷媒（液体）は、膨張弁にて低温低圧となり、蒸発器にて吸熱し、蒸発して気体となる。
この時の気化熱を周囲より吸収し、蒸発器が冷える。
このように蒸発器と凝縮器を組み合わせ、冷媒の蒸発と凝縮を繰り返す装置をいう。

冷凍サイクルの原理図（ 6 ）技術資料002－2023

番号122

用

語

電子冷却式
（盤用クーラ）読み 方用

語 の 意 味参考

でんしれいきゃ電子冷却式は、ペルチェ効果を利用した冷・ペルチェクーラくしき却器で、盤内と盤外にアルミ製等のヒート・盤用電子冷却器（ばんようくーシンクを配置し、この効果を利用して盤内・電子クーラを冷却し、盤外に放熱する。これを繰り返・サーモエレクトリら）すことにより、盤内を冷却する。

盤冷却の原理備考

ペルチェ効果とは、ふたつの異種金属または半導体を電気的に直列に接合して直流電流を流すと、その接合部分にジュール熱以外の吸熱及び発熱が発生する。この現象をペルチェ効果という。
原理図のようにＰ型の熱電半導体とＮ型の熱電半導体を銅電極で接合し、Ｎ型の方から直流電流を流すと、図の上側の接合面から下側の接合面へ熱を運ぶ。
この時、下側の接合面から十分な放熱を行うと、吸熱作用を連続的に得ることができる。

ペルチェ効果の原理図

（ 7 ）

ッククーラ

技術資料002－2023

番号用140

天井取付型

141

側面取付型

1432

据置型

語

読

み 方用

語 の 意 味盤用熱関連機器の中で、盤の上面に取り付・ルーフ型つけがたけられる方式のもの。

・ルーフマウント型

そくめんとりつ

盤用熱関連機器の中で、盤の側面の外側、・ウォール型けがた内側、扉に取り付けられる方式のもの。

・ウォールマウント型

すえおきがた

盤用熱関連機器の中で、盤の外側床面に据・側面据置型取り付けられる方式のもの。
盤内取付

ばんないとりつ

盤用熱関連機器の取付方法の一つ。盤の内け側に設置する取付方法。
盤用熱関連機器

盤内取付図

144

盤外取付

考

てんじょうとり置いた状態で、側面に直接またはダクトで143

参

ばんがいとりつ

盤用熱関連機器の取付方法の一つ。盤の外け側に設置する取付方法。
盤用熱関連機器

盤外取付図

（ 8 ）

技術資料002－2023

番号

用

語

145

半埋込取付

読

み 方

用

語 の 意 味はんうめこみと

盤用熱関連機器の取付方法の一つ。盤の内りつけ

外から挟込み、半分だけ盤外に突出する取付方法。
盤用熱関連機器

半埋込取付図146

全埋込取付

ぜんうめこみと盤用熱関連機器の取付方法の一つ。盤の内りつけ側にすべて埋没させて設置する取付方法。
（一部は盤外に出る場合もある。）
盤用熱関連機器

全埋込取付図160

屋内用

おくないよう雨、雪、露、風及び直射日光の影響がない建物内（工場、監視制御室など）に適した性能を備えたもの。

161

屋外用

おくがいよう雨、雪、露、風及び直射日光に暴露される場所での使用に適した性能を備えたもの。

（ 9 ）

参考

技術資料002－2023

番号

用

162

空冷式

語

読

み 方

くうれいしき用

語 の 意 味参考

盤用熱関連機器の中で、盤内の熱をファンモータなどを利用して外気に排出する方式のもの。
備考
１．空冷式盤用熱交換器：外気と盤の内部の温度差を利用して盤内の熱を外気に伝達する（番号100参照）
２．空冷式盤用クーラ(冷凍サイクル式)：
外気と凝縮器の温度差を利用して盤内の熱を外気に伝達する（番号121参照）

163

水冷式

すいれいしき

盤用熱関連機器の中で、盤内の熱を冷却水を利用して排出する方式のもの
備考
１．水冷式盤用熱交換器：冷却水と盤の内部の温度差を利用して盤内の熱を冷却水に伝達する。
２．水冷式盤用クーラ(冷凍サイクル式)：冷
却水と凝縮器の温度差を利用して盤内の熱を冷却水に伝達する。

170

フロン冷媒

ふろんれいばいフルオロカーボン（フッ素と炭素の化合・フロン物）冷媒の総称。化学的に極めて安定した・フロン類性質で扱いやすく、人体に毒性が小さいといった性質を有していることから、エアコン、冷蔵・冷凍庫の冷媒に使用されている。
171

特定フロン冷媒

とくていふろん

一般的に、フロン冷媒の中で、オゾン層破れいばい

壊物質にあたるＣＦＣ（クロロフルオロカ・特定フロンーボン）とＨＣＦＣ（ハイドロクロロフルオロカーボン）のことをいう。
172

代替フロン冷媒

だいたいふろん

一般的に、フロン冷媒の中で、塩素を持たれいばいずオゾン層を破壊しないＨＦＣ（ハイドロ・代替フロンフルオロカーボン）のことをいう。
173

ノンフロン冷媒のんふろんれい

一般的に、フロンを使用しない冷媒のことばいをいう。オゾン層を破壊せず、地球温暖化

・ノンフロンを促さない冷媒であり、ＣＯ２、炭化水素、アンモニア等の自然冷媒や、ＨＦＯ（ハイドロフルオロオレフィン）などがある。
174

オゾン層破壊係

おぞんそうはか大気中に放出された単位重量の物質がオゾ・オゾン破壊係数

数

いけいすう

ン層に与える破壊効果を、ＣＦＣ－11（ト・ＯＤＰ

リクロロフルオロメタン、ＣＣｌ3Ｆ）を1.0とした場合の相対値として表す係数。

（ 10 ）

技術資料002－2023

番号用180

ドレン

181

語

ノンドレン

読

み 方用

どれんのんどれん

語 の 意 味参

盤用クーラや水冷式盤用熱交換器が、盤内・ドレイン

空気を冷やす際に、冷却部で発生する結露・ドレン水水のことをいう。

・凝縮水

前項のドレンが発生しない状態のことをい・ノンドレイン

考う。
182

結露

けつろ

物質の表面または内部で、空気中の水蒸気が凝縮する現象のことをいう。

183

ショートサーキ

しょーとさーき

盤用熱関連機器を制御盤に取り付けた際ット

っとに、盤内に吹き出された冷気が、盤内の障害物等により隅々まで行き渡らず、吸い込み口に直接戻ってしまう現象。盤外側でも同様に、放熱された空気が吸い込み口に直接戻ってしまうことがある。何れも、盤用熱関連機器の冷却能力を低下させてしまう要因となるため、設置時に考慮する必要がある。
キャビネット

障害物

吸気
温が上
昇

仕切板

内部機器
(発熱体)

熱対策機器

対策前

キャビネット

障害物

吸気
温が上
昇

仕切板

仕切板

内部機器
(発熱体)

熱対策機器

仕切板

対策前

対策後
ショートサーキット図（ 11 ）

対策後

技術資料002－2023（2） 能力表示に関する用語
番号

用

200

定格能力

語

読み 方用

語 の 意 味ていかくのうり

盤用熱交換器の能力を示す用語であり、盤ょく内部の雰囲気温度と外気温度との温度差1〔Ｋ〕当りの熱輸送量〔Ｗ〕をいう。
備考
１．定格能力の表示単位は〔Ｗ／Ｋ〕とする。但し、Ｗ：熱流量、1〔Ｗ〕＝ 1〔Ｊ／ｓ〕
Ｋ：盤内部の雰囲気温度と外気温度との温度差温度差1〔℃〕を1〔Ｋ〕として扱う。
２．定格能力は、盤内部の雰囲気温度と外気温度との差が15～20〔Ｋ〕のときを条件とする。
３．定格能力を表示する時は、｢50／60Ｈｚ 区別表示｣ または、｢表示値のＨｚ表示｣ を行う。

201

冷却能力

れいきゃくのう盤用クーラの能力を示す用語であり、盤内りょく部の発熱量〔Ｗ〕を盤外部に移動させる熱輸送量〔Ｗ〕をいう。
備考
１．冷却能力の表示単位は〔Ｗ〕とする。
２．冷却能力を表示する時は、｢50／60Ｈｚ 区別表示｣ または、｢表示値のＨｚ表示｣ を行う。

（ 12 ）

参・放熱能力考技術資料002－2023（3） 機器選定に関する用語
番号用

語

300

有効表面積

読

み 方用

語 の 意 味参

ゆうこうひょう盤の外面であって、放熱・吸熱に有効に使・筐体の表面積

めんせきえる面積。

・箱の表面積

考

・盤表面積
備考

盤表面からの放熱・吸熱は、全６面の表面積の和で概略考えるものとする。なお、設置条件により盤・キャビネットの表面積
・有効放熱面積

表面の一部が放熱・吸熱に使えない場合には、その部分の面積を差し引く。一般的には底面積を除く。

301

熱通過率

ねつつうかりつ

盤の表面積1〔ｍ2〕、盤内部の雰囲気温度・熱貫流率と外気温度との温度差1〔Ｋ〕あたりの熱・熱リーク量

通過量〔Ｗ〕、単位は〔Ｗ／(ｍ2・Ｋ）〕

・単位面積当りの放とする。
備考

熱量

表示単位〔Ｗ／（ｍ2・Ｋ）〕は国際単位系（略称ＳI）による表示である。

302

303

最高外気温度

盤内許容温度

さいこうがいき盤設置場所の盤外側の温度で年間を通じて・最高使用温度

おんど最高となる使用温度。

・最高周囲温度

ばんないきょよ

盤内部の電気・電子装置に障害を与えない

・盤内空気許容温度

うおんど

盤内側の雰囲気温度。

・盤内最高温度・制御盤内部の許容雰

備考

盤用熱交換器 (100) のように盤の囲気温度

盤内温度を制御しない盤用熱関連機器の選定の際に用いられる。

304

盤内希望設定温

ばんないきぼう度

せっていおんど

盤内の希望雰囲気温度。
備考

盤用クーラ (120) のように盤の盤内温度を可変式温度調節器付等により制御可能な盤用熱関連機器の選定の際に用いられる。

（ 13 ）

・盤内希望温度

技術資料002－2023

番号

用語

305

盤内発熱量読み 方

用語 の 意 味

ばんないはつね

盤内収納機器及び配線からの総発熱量であつりょうり、通常、消費電力から知ることができ

参考・盤内部の発熱量る。
備考

盤内発熱量を求める方法
・盤内収納機器の発熱量（1）を集計する方法
・盤内温度（測定値）及び外気温度（測定値）より計算式により算出する方法（2）1

注（ ）総発熱量を集計する為の資料として「盤用熱関連機器工業会技術資料・第001号、盤内収納機器の発熱量（目安）指針」がある。
注（2）「盤用熱関連機器工業会技術資料・第005号、盤用クーラの機種選定方法」
参照。

306

盤内温度（測定ばんないおんど

盤内発熱量 (305) を求める場合は、盤に盤 ・盤内部の雰囲値）（そくていち）用熱関連機器を取り付けないで、密閉した気温度（測定値）状態で盤内雰囲気温度の上昇を測定する。
この測定された盤内の空気温度をいう。
備考「盤用熱関連機器工業会技術資料・第003号、盤用熱交換器の機種選定方法」に用いられている用語。

307

外気温度（測定がいきおんど

盤内温度 (測定値) (306) の測定において、 ・周囲温度（測定値）

値）（そくていち）この時測定された盤外側の空気温度をいう。
備考「盤用熱関連機器工業会技術資料・第003号、盤用熱交換器の機種選定方法」に用いられている用語。

（ 14 ）

技術資料002－2023

番号
310

用語

読

み 方

用語 の 意 味

フロン排出抑制

ふろんはいしゅ

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化

法

つよくせいほうに関する法律。 対象となるのは、「第一種参特定製品」＝「業務用の冷凍空調機器であって、冷媒としてフロン類が使用されているもの（カーエアコンを除く）」で、フロン類を使用する盤用クーラも第一種特定製品である。 管理者（所有者、もしくは、保守・修繕の責務を負う者）に対しては、冷媒管理の徹底が義務化されている。 最新の情報は、環境省のウェブサイトを参照のこと。
311

地球温暖化係数

ちきゅうおんだ

二酸化炭素を1として、各種のガスが大気中 ・ＧＷＰんかけいすうに放出された際の濃度当たりの温室効果の100年間の強さを比較して表したもの。

312

ＣＯＰ

しーおーぴー

エアコン・冷凍機などのエネルギー消費効・ＣＯＰ値

率を表す指標の一つ。

・成績係数

Ｃｏｅｆｆｉｃｉｅｎｔ Ｏｆ Ｐｅｒｆｏ

・ＥＥＲ

ｒｍａｎｃｅ（成績係数）の頭文字を取ったもの。
定められた温度条件での消費電力1〔ｋＷ〕当たりの冷房・暖房能力〔ｋＷ〕を表した値（無次元数）
。
313

ＥＥＲ

いーいーあーる

エアコン・冷凍機などのエネルギー消費効・ＣＯＰ率を表す指標の一つ。
Ｅｎｅｒｇｙ Ｅｆｆｉｃｉｅｎｃｙ Ｒａ
ｔｉｏ の頭文字を取ったもの。
定められた温度条件での入力電気エネルギ
ーと出力冷却エネルギーの比だが、国・地域によって異なる単位が使用される。
SI単位系で表記した場合には、ＣＯＰと等しくなる。
ヨーロッパで使用されていることが多い。
314

耐塩害仕様

たいえんがいし

一般社団法人日本冷凍空調工業会 標準規格 ・耐塩害タイプ

ようJRA 9002（空調機器の耐塩害試験基準）に準拠した、潮風には当たらないがその雰囲気にあるような場所に設置する仕様。
具体的には① 盤用熱関連機器が雨で洗われる場所② 潮風の当たらないところ③ 盤用熱関連機器の設置場所から海までの距離が約300ｍを超え1km以内④ 盤用熱関連機器が建物の影になる場
所（ 15 ）

考技術資料002－2023

番号
315

用

語

耐重塩害仕様読み 方用

語 の 意 味たいじゅうえん

一般社団法人日本冷凍空調工業会 標準規格

がいしよう

JRA 9002（空調機器の耐塩害試験基準）に参

考準拠した、潮風の影響を受ける場所に設置する仕様。
（ただし、塩分を含んだ水が直接機器にはかからないものとする）
具体的には① 盤用熱関連機器に雨があまりかからない場所② 潮風が直接当たるところ③ 盤用熱関連機器の設置場所から海までの距離が約300m以内④ 盤用熱関連機器が建物の表(海岸面)になる場所⑤ 盤用熱関連機器設置周辺のトタン屋
根、ベランダの鉄製部の塗り替えが多い場所
316

放熱量

ほうねつりょう

制御盤内と外気の温度差により熱の移動が・放出熱流量行われ、制御盤内温度が高い場合には、制御盤内の熱は外気に放熱される。その熱移
動量〔Ｗ〕をいう。
317

侵入熱量

しんにゅうねつ

制御盤内と外気の温度差により熱の移動が・吸熱量

りょう

行われ、外気温度が高い場合には、外気の・侵入熱流量

熱は制御盤内に侵入する。その熱移動量〔Ｗ〕をいう。
318

保護等級

ＩＰとはＩＥＣ（国際電気標準会議）規格（ＩＰコード）で規定されている筐体の保護構造の等級を記号で示したもの。
ＩＥＣ６０５２９（ＪＩＳ Ｃ ０９２０）にて、危険な箇所への接近、外来固形物の侵入および水の浸入に対する保護の等級について規定されている。

319

ＮＥＭＡ保護等

ねまほごとうき

ＮＥＭＡ（アメリカ電機工業会）規格で規級ゅう定されている筐体の保護構造の等級を記号で示したもの。
ＮＥＭＡの規格ＮＥＭＡ２５０「電気機器用筐体（最大１０００Ｖ）」にてＩＥＣとは異なる保護等級を定めている。

320

圧縮機定格出力あっしゅくきて圧縮機を駆動する電動機の定格出力をい・圧縮機電動機出力

いかくしゅつりう。

・Compressor motorょく

output・圧縮機出力（ 16 ）

この技術資料の制定に関与された委員代表者の氏名は次の通りである。 （敬称略、社名ＡＢＣ順）
盤用熱関連機器工業会委員代表者名

盤用熱交換器専門部会委員代表者名会 長 伊佐治範幸（日東工業）
監 事 高橋 伸夫（大和電業）
事務局 松尾 昌幸（日東工業）

部会長
委 員〃〃〃〃〃〃

伊佐治範幸（日東工業）
石川 一見（オーム電機）
永田 昌弘（オーム電機）
高橋 伸夫（大和電業）
馬場 哲 （大和電業）
松尾 昌幸（日東工業）
下曽山慶宣（リタール）
北山 貴士（リタール）

大和電業株式会社

オーム電機株式会社〒150-0022〒431-1304

東京都渋谷区恵比寿南2-9-2

静岡県浜松市浜松区細江町中川 7000-21

ＴＥＬ：(03) 3719-3611

ＴＥＬ：(053) 522-5570

ＦＡＸ：(03) 5721-7053

ＦＡＸ：(053) 523-2361

ＵＲＬ：http://www.daiwadengyo.co.jp

ＵＲＬ：https://www.ohm.jp

日東工業株式会社

リタール株式会社〒480-1189〒222-0033

愛知県長久手市蟹原2201 番地

神 奈 川 県 横浜市港北区新横浜 2-5-11 金子第 1 ビル 7 階ＴＥＬ：(0561) 64-0516

ＴＥＬ：

ＦＡＸ：(0561) 64-0180

ＵＲＬ：https://www.nito.co.jp

ＵＲＬ：https://www.rittal.com/jp-ja/

制定：1990 年 6 月 26 日制定

発行所(0120) 998-631

改正：2023 年 11 月 15 日改正

盤用熱関連機器工業会（TECTA）

事務局（日東工業株式会社内）
愛知県長久手市蟹原２２０１番地
電話(0561)64-0516

郵便番号 480-1189

URL:https://www.tecta.jp231115（2）O