盤用熱関連機器工業会技術資料

第 ００５号 － 2024
冷凍サイクル式盤用クーラの機種選定方法
2024 年 4 月 16 日 改正

盤用熱関連機器工業会（ＴＥＣＴＡ）

技術資料005－2024

冷凍サイクル式盤用クーラの機種選定方法
１

まえがき
この技術資料は、冷凍サイクル式盤用クーラの機種選定を容易に行えることを目的として、各製造メーカで異なる表現になっていた選定方法の統一を図ったものである。

２

盤機種選定方法の種類
機種選定方法は次の 2 種類に分けられる。
ａ）最高外気温度より盤内希望設定温度が低い場合ｂ）最高外気温度より盤内希望設定温度が高い場合

３

機種選定に必要な制御盤の使用条件選定にあたっては解説の注意事項を参照のうえ、次の使用条件の各値を決定する。
ａ）有効表面積 Ｓ〔㎡〕ｂ）盤内発熱量（推定値） Ｐ〔Ｗ〕
ｃ）最高外気温度 Ｔ1〔℃〕
ｄ）盤内希望設定温度 Ｔ2〔℃〕
ｅ）使用周波数 Ｆ〔Hz〕
なお、上記ａ）～ｅ）項の用語の意味については、盤用熱関連機器工業会技術資料第 002 号（盤用熱関連機器に関する用語）参照
ｂ）項の盤内発熱量（推定値）Ｐについては、参考 1（4 頁掲載）参照
使用条件（例）ａ）有効表面積 Ｓ
制御盤キャビネット外形寸法（鉄板製、自立床置型）
横 1000×縦 2000×深さ 600〔㎜〕
Ｓ＝7〔㎡〕（底面積を除く。また、盤用クーラの取付面積は無視している。
）
ｂ）盤内発熱量（推定値） Ｐ
Ｐ＝1100〔Ｗ〕
ｃ）使用周波数 Ｆ
Ｆ＝60〔Hz〕（ 1 ）技術資料005－2024

４

機種選定方法４.１ 最高外気温度より盤内希望設定温度が低い場合各値は使用条件（例）及び以下による。
ａ）最高外気温度

Ｔ1

Ｔ1＝40〔℃〕ｂ）盤内希望設定温度 Ｔ2
Ｔ2＝35〔℃〕
選定目安
制御盤キャビネット（鉄板製、自立床置型）の熱通過率 Ｕ
Ｕ＝5〔Ｗ／（㎡・Ｋ）〕（1）
最高外気温度Ｔ1 と盤内希望設定温度Ｔ2 との差 ΔＴ
ΔＴ＝Ｔ1－Ｔ2〔Ｋ〕
制御盤キャビネットの侵入熱量Ｐi を求める。
Ｐi＝Ｕ×Ｓ×ΔＴ＝5×7×5＝175〔Ｗ〕
盤内発熱量（推定値）Ｐに侵入熱量Ｐi を加えた総熱量より必要冷却能力Ｐt を求める。
Ｐt＝Ｐ＋Ｐi＝1100＋175＝1275〔Ｗ〕
冷却性能特性 60〔Hz〕における必要冷却能力 Pt より大きい冷却能力の機種を選定する。
冷却性能特性 60〔Hz〕においてａ）最高外気温度Ｔ1＝40〔℃〕から盤内希望設定温度Ｔ2＝35〔℃〕との交点Ａを求める。
ｂ）Ａ点より平行な線を引き盤用クーラ冷却能力Ｑ≒1450〔Ｗ〕が求められる。
盤用クーラ冷却能力Ｑ≒1450〔Ｗ〕は、必要冷却能力Ｐt＝1275〔Ｗ〕より大きいので条件にあった選定となる。

図１

冷却性能特性（例）（ 2 ）技術資料005－2024

４.２ 最高外気温度より盤内希望設定温度が高い場合
各値は、使用条件（例）及び以下による。
ａ）最高外気温度

Ｔ1

Ｔ1＝30〔℃〕ｂ）盤内希望設定温度 Ｔ2
Ｔ2＝35〔℃〕
選定目安
制御盤キャビネット（鉄板製、自立床置型）の熱通過率 Ｕ
Ｕ＝5〔Ｗ／（㎡・Ｋ）〕1）
最高外気温度Ｔ1 と盤内希望設定温度Ｔ2 との差 ΔＴ
ΔＴ＝Ｔ2－Ｔ1〔Ｋ〕
制御盤キャビネットの放出熱量Ｐo を求める。
Ｐo＝Ｕ×Ｓ×ΔＴ＝5×7×5＝175〔Ｗ〕
盤内発熱量（推定値）Ｐから放出熱量Ｐo を引いた総熱量より必要冷却能力Ｐt を求める。
Ｐt＝Ｐ－Ｐo＝1100－175＝925〔Ｗ〕
冷却性能特性 60〔Hz〕における必要冷却能力Ｐt より大きい冷却能力の機種を選定する。
冷却性能特性 60〔Hz〕においてａ）最高外気温度Ｔ1＝30〔℃〕から盤内希望設定温度Ｔ2＝35〔℃〕との交点Ａを求める。
ｂ）Ａ点より平行な線を引き盤用クーラ冷却能力Ｑ≒1050〔Ｗ〕が求められる。
盤用クーラ冷却能力Ｑ≒1050〔Ｗ〕は、必要冷却能力Ｐt＝925〔Ｗ〕より大きいので条件にあった選定となる。

図２

冷却性能特性（例）

注 1）制御盤キャビネット（鉄板製）の熱通過率Ｕは 5～6〔Ｗ／（㎡・Ｋ）〕が目安であるが、例として、Ｕ＝5〔Ｗ／（㎡・Ｋ）〕で行った。

（ 3 ）

技術資料005－2024

参考１ 盤内発熱量（推定値）を求める方法
この参考１は本技術資料を補足するものである。
１

盤内発熱量（推定値）を求める方法
盤用クーラを選定するときに、冷却しようとする盤内に収納される機器、配線などから発生する熱量を考慮して、盤用クーラの冷却能力を選定しなければならない。
この選定に必要な盤内発熱量（推定値）の求め方について、代表的な 2 つの方法を示す。
１.１ 盤内に収納されている機器の発熱量を一般的目安から計算して求める方法
１.１.１

算出方法

盤内発熱量（推定値）は、盤内収納機器それぞれの発熱量を各メーカのカタログ、資料など又は、一般的目安より読み取り加算することで求めることが出来る。
尚、収納機器の発熱量の一般的目安については、盤用熱関連機器工業会技術資料第 001 号（盤内収納機器の発熱量（目安）指針）を参照。
１.１.２

算出にあたっての注意

算出にあたっては、次の注意が必要である。
ａ）発熱量自体負荷の状態によって異なるもので、場合によって負荷率を考慮に入れる必要がある。
ｂ）配線やその他の小物部品なども発熱源となるので、考慮に入れる必要がある。
１.２ 盤内温度及びその時の外気温度を測定し簡易的に求める方法
１.２.１

算出方法

制御盤キャビネットに冷却器、換気口などが無い状態で盤内温度とその時の外気温度を測定することにより、次の計算式から簡易的に求めることが出来る。
算出例（目安）ａ）有効表面積 Ｓ
制御盤キャビネット外形寸法（鉄板製、自立床置型）
横 1000×縦 2000×深さ 600〔㎜〕
Ｓ＝7〔㎡〕（底面積を除く。また、盤用クーラの取付面積は無視している。
）
ｂ）外気温度（測定値） Ｔ3
Ｔ3＝30〔℃〕
ｃ）盤内温度（測定値） Ｔ4
Ｔ4＝60〔℃〕（ 4 ）技術資料005－2024

制御盤キャビネット（鉄板製、自立床置型）の熱通過率 Ｕ
Ｕ＝5〔Ｗ／（㎡・Ｋ）〕1）
外気温度Ｔ3 と盤内温度Ｔ4 との差

ΔＴ

ΔＴ＝Ｔ4－Ｔ3〔Ｋ〕
盤内発熱量（推定値）Ｐを求める。
Ｐ＝Ｕ×Ｓ×ΔＴ＝5×7×30＝1050〔Ｗ〕
注 1）制御盤キャビネット（鉄板製）の熱通過率 U は 5～6〔Ｗ／（㎡・Ｋ）〕が目安であるが、例として、Ｕ＝5〔Ｗ／（㎡・Ｋ）〕で行った。
１.２.２

算出にあたっての注意

算出にあたっては、次の注意が必要である。
ａ）盤内温度を測定する際には、測定ポイント数及び冷却対象機器の位置に適宜考慮すること。
ｂ）盤内温度は、各々の測定ポイントの温度が一定になった状態において、その平均温度を用いること。
ｃ）盤内温度を、特に夏場のように周囲温度が高い場合で換気口などを塞いで測定する場
合は、収納機器を壊さぬように、盤内温度上昇に気をつけること。

（ 5 ）技術資料005－2024

冷凍サイクル式盤用クーラの機種選定方法

解説

盤用クーラの機種選定方法に関する技術資料は、各製造メーカで異なる表現になっていた選定方法の統一を図るため、1 つの使用例を挙げ統一の方法を示しており、盤用クーラの機種選定を容易に行なえることを目的として 1997 年に制定された。
今回の改正では、単位、用語の見直しを目的として、主に以下の改正を行なった。
ａ）盤用クーラの構造の多様化に伴い、タイトルを「盤用クーラの機種選定方法」から、「冷凍サイクル式盤用クーラの機種選定方法」に変更した。
ｂ）国際単位系を採用した。
ｃ）2001 年に改正された盤用熱関連機器工業会技術資料第 OO2 号「盤用熱関連機器に関する用語」に合わせて見直した。
尚、選定の際は□内の数値は実際の選定条件に置き換え、特性図（冷却性能特性）は各製造メーカのカタログなどに記載された特性図を用いて算出・選定を行なう。
また、選定するための主要素である盤内発熱量（推定値）を求める方法の例は、参考 1 として掲載した。
１

選定にあたっての注意
選定にあたっては、次の注意が必要である。
ａ）盤内希望設定温度は、必要以上に外気温度より低くしないようにする。
必要以上に低く設定すると①ドレン量の増大②冷却効率、運転効率、エネルギー効率の低下③盤内結露の発生などが生じる。
ｂ）設置条件により、制御盤キャビネットの一部が壁などの周囲の物体との間に十分な空間を保てない場合は、その部分の表面積を有効表面積より差し引く。
ｃ）制御盤キャビネットの表面積に対して、選定した盤用クーラの取付面積が無視できない場合は、この取付面積を有効表面積より差し引く。
ｄ）制御盤キャビネットの密閉性、発熱体の位置、盤用クーラの凝縮器、蒸発器、フィルタの汚れ、及び周囲熱源からの輻射熱の影響などにより、期待していた能力が得られない場合もあるため、選定には十分な余裕を持たせる。
ｅ）盤用クーラの性能を確保するため、吸排気口は壁などの物体から十分な距離を保つこと。
ｆ）使用環境や使用上の注意については、各メーカのカタログなどを参照すること。

２

今回の改正について
本技術資料が改正されてから 10 年以上が経つため、最新の情報に合わせて内容の一部を改正した。

（ E1 ）

技術資料005－2024

この技術資料の制定に関与された委員代表者の氏名は次の通りである。 （敬称略、社名ＡＢＣ順）
盤用熱関連機器工業会委員代表者名

盤用熱交換器専門部会委員代表者名会 長 伊佐治範幸（日東工業）
監 事 高橋 伸夫（大和電業）
事務局 松尾 昌幸（日東工業）

部会長
委 員
〃
〃〃
〃
〃〃

大和電業株式会社

伊佐治範幸（日東工業）
石川 一見（オーム電機）
永田 昌弘（オーム電機）
高橋 伸夫（大和電業）
馬場 哲 （大和電業）
松尾 昌幸（日東工業）
下曽山慶宣（リタール）
北山 貴士（リタール）

オーム電機株式会社〒150-0022〒431-1304

東京都渋谷区恵比寿南2-9-2

静岡県浜松市浜松区細江町中川 7000-21

ＴＥＬ：(03) 3719-3611ＴＥＬ：(053) 522-5565

ＦＡＸ：(03) 5721-7053

ＦＡＸ：(053) 523-2361

ＵＲＬ：http://www.daiwadengyo.co.jp

ＵＲＬ：https://www.ohm.jp

日東工業株式会社

リタール株式会社〒480-1189〒222-0033

愛知県長久手市蟹原2201 番地

神 奈 川 県 横浜市港北区新横浜 2-5-11 金子第 1 ビル 7 階ＴＥＬ：(0561) 64-0516

ＴＥＬ：

ＦＡＸ：

(0561) 64-0180

ＵＲＬ：https://www.nito.co.jp

ＵＲＬ：https://www.rittal.com/jp-ja/

制定：1997 年 5 月 13 日制定

編集・発行(0120) 998-631

改正：2024 年 4 月 16 日改正

盤用熱関連機器工業会（TECTA）

事務局（日東工業株式会社内）〒480-1189 愛知県長久手市蟹原２２０１番地
TEL:0561-64-0516
URL:https://www.tecta.jp240416 (2) O