取扱説明書

DC M - 7 0 - O2 4・O2 0 0
DC M - 2 - O 2 4・O2 0 0

このたびは、本操作機器をご採用頂きまして、誠に有難うございます。本操作機器を、正しくお使いいただくために、必ず当取扱説明書をお読み下さい。
また、当取扱説明書は、最終ユーザー様のお手元に届くようご配慮下さい。

◆仕様

開閉器

電型

式

DCM-70-O24

DCM-70-O200

DCM-2-O24

DCM-2-O200

源

電圧AC 24V（50/60Hz）
DC 24V

AC 90V ～ AC240V（50/60Hz）

AC 24V（50/60Hz）
DC 24V

AC 90V ～ AC 240V
（50/60Hz）

消費

電力

8W

11.5W（100V）
12.5W（200V）

7.2W

9 W（100V）
11W（200V）

最大電流値330mA

最大トルク7N・m｛70Kgf・cm｝

18N・m｛180Kgf・cm｝

回転速度

約 9sec（0 ～ 90°最大トルク時）

33sec（0 ～ 90°最大トルク時）

300mA

羽 根 開 度 調 節

20 ～ 100％（18 ～ 90°
無段階）

最 大 動 作 範 囲93°

閉回

転方向CW（時計方向回転）

開回

転

方向CCW（反時計方向回転）

使 用 温 度 範 囲－ 10 ～ +60℃

モーター保護形式

電子ブレーカー（リセット ― 電源 OFF）

ク ラ ッ チ 内 蔵の◆外形図

電源 OFF 時、手動操作可能

他

屋内型・一般空調・開閉二位置制御

DCM-70-O□□□
102

121
90264426

4489157131

422（5×7）
長穴

DCM-70-O40

VCTF 5×0.75mm

DCM-2-O□□□
110

12893.5483048254（5×7）
長穴5291173

◆外形図

45

そ

DCM-2-O

VCTF 5×0.75mm

40DCM-70-O□□□

ダンパー駆動軸

フランジ

ダンバー L 寸方向

ケーシング

440φ13 －0.3

軸受

95±344

ダンバー H 寸方向◆ダンパー加工図

ケーシング内にて溶接
2－M4×15 六角ボルト◆機器取付【注意】機器単体出荷時は、閉位置を調整して出荷しております。
１．機器取付側から見てダンパー羽根が右回転して［閉］になるよう製作して下さい。
２．加工図にもとづき、機器取付ねじ、ダンパー軸の長さを加工して下さい。
３．ダンパー主軸に機器主軸（カップリング）を通し機器を座金、スプリングワッシャ、M4ナットでダンパーに確実に取付け、ダンパー主軸がせらないことを確かめて下さい。
４．ダンパー羽根を全閉位置にし、機器主軸（カップリング）とダンパー主軸を六角穴付止めねじで、確実に止めます。ダンパー主軸の位置ずれ防止の為にザグリを行って下さい。また、ねじの緩み止め防止の為に、接着剤等を使用して下さい。

◆試 運 転【注意】入力電源電圧を操作機器銘板にて、必ず確認して下さい。
DC 24V の場合、＋－（プラス、マイナス）の極性は有りません。
１．ダンパー羽根が閉まっている状態で赤リード線（共通線）と黒リード線に電源を入力すると、ダンパー羽根は、左回転し開きます。
２．正常にダンパー羽根が開くと緑リード線に、黒リード線に入力した電源電圧もしくは、極性が出力されます。テスター等で確認して下さい。
【注意】本機器が途中で止まることがある場合は、モーターに過負荷がかかり、機器内部回路のオーバーカレント（過負荷保護回路）が働き、モーターへの電源を遮断するためです。当然、緑リード線に電源は出力されません。もう一度ダンパー主軸やダンパー羽根がせっていないか、また、取付は正しいか調べて下さい。
なお、オーバーカレントのリセットは、一度電源を遮断すると復帰します。
３．ダンパー羽根が開いている状態で赤リード線（共通線）と白リード線に電源を入力するとダンパー羽根は、右回転し閉まります。
４．正常にダンパー羽根が閉まると黄リード線に、白リード線に入力した電源電圧もしくは、極性が出力されます。テスター等にて確認して下さい。
５．ダンパー羽根がせったりしていないか、ダンパー羽根はスムーズに動作するかを確認しながら、開閉動作を４～５回繰り返して下さい。
以上で、試運転完了です。

◆ダンパー加工図

DCM-2-O□□□
駆動軸φ17及び φ20 の場合

ダンパー L 寸方法
ダンパー駆動軸

ケーシング

450φ13 －0.3

軸受

100±348

ダンパー H 寸方向

フランジ

25フランジケーシング

ダンパー駆動軸

軸受

24±148
ケーシング内にて溶接
4－M4×15 六角ボルト

◆部品名図電源電圧表示ボリューム調整板

本図は、DCM-70-O＊＊＊です。DCM-2-O＊＊＊は、取付脚の形状が異なります。

30602070S80

指針％9010040

ヴォリューム
調整はS位置で行って下さい。

点検 調整 手動操作は、必ず電源を切ってから行って下さい。

！ 注 意◆ 機械的動作部あり

O

50

取付脚
ビニルキャブタイヤ丸型コード
VCTF 5×0.75ｍｍ２

クラッチリリース押しボタン◆開度調整【注意】開度調整は、ダンパー羽根が閉じている状態で行って下さい。
機器出荷時は、100％（全開）になるように調整して出荷しています。
１．ボリューム調整板が回転しないようにしっかり押さえ、ボリューム調整板の中央にある調整板固定ねじ（下図参照）をゆるめて下さい。
２．ボリューム調整板の指針とボリュームシールの数値を必要とする開度に合わせます。
〈数値は、全開に対しての％表示です。〉
３．ボリューム調整板が回転しないようにしっかり押さえ、調整板固定ねじを締めて下さい。
【注意】締め付けが悪いとボリューム調整板がずれて、開度が狂います。
４．電源を入力して、ダンパー羽根の開度を確認して下さい。
５．ダンパー羽根の開度が適切でない時は、もう一度ダンパー羽根を閉じ、手順 1 ～ 3 を実施して下さい。
６．調整が完了したら、試運転 1 ～ 4 の項目を実施して下さい。
７．全開に戻す場合、ボリュームシールの 100 の［1］とボリューム調整板の指針（下図参照）とを合わせて下さい。
【注意】指針位置をそれ以上右方向に回さないで下さい。
（開終端マイクロスイッチが動作しない事があります。）【注意】開度調整は、下図の範囲内で行って下さい。

調整可能◆調整可能範囲状態図◆ 30％調整状態図

囲範

指針

調整板固定ねじ

本図は 100％状態を示す。

◆手動操作【注意】本機器のクラッチ機構は、歯車の連結を［はなす］［つなぐ］機構です。必ず電源を切ってからクラッチ操作をして下さい。
クラッチリリース押しボタンを押している間のみ歯車の連結が離れています。

１．クラッチリリース押しボタンを押したまま、手動操作レバー（オプション）で、機器主軸を回すことが出来ます。なお、手動操作レバーの代わりに、ダンパー主軸止めねじ工具（六角棒スパナ動操作レバーの代用にすることが出来ます。

呼び 4）を、手【注意】‌機器主軸を保持した状態で、クラッチリリース押しボタンを離し、クラッチが確実に連結するように手動操作レバーをわずか左右に動かして、クラッチが連結してから手動操作レバーを離して下さい。

手動操作レバー取付状態図

本図は、DCM-2-O＊＊＊です。
DCM-70-O＊＊＊は取付脚の≒120

S〇形状が異なります。

手動操作レバー◆結線図
スイッチングレギュレーター

セレクトスイッチ◆並列結線例
１．並列接続の場合、電源容量を確保して下さい。
２．電源容量計算例（DCM-2-O24 の場合）
DC24V の場合
A=n × 0.3 ＋ 0.5														★DCM-70-O24
DCM-2-O24

A：アンペアn：台数
0.3：DCM-2-O24 の最大電流値★DCM-70-O200
DCM-2-O200【注意】回り回路が形成されるので、必ず白及び黒のラインはオープンとなるようにして下さい。

◆順送り結線例★DCM-70-O24・DCM-70-O200
DCM-2-O24・DCM-2-O200

◆その他取扱注意事項
１．操作機器（ダイリツコントロールモーター）出荷時は、閉位置です。
２．電源と操作機器が離れている場合は、操作機器接続部分で、規定値電圧が確保されるよう元電圧やケーブルの太さを考慮し選定して下さい。
３．操作機器のリード線で使用しないリード線は、ショートしないように個別に絶縁処理をして下さい。
４．操作機器の設置環境は、高温、多湿、腐食性ガス、爆発性ガス等の雰囲気、振動の多い場所は避けて下さい。

５．長期間保管される場合や結線せずに放置する場合は、操作機器内部に水や湿気が入らないようにして下さい。
６．操作機器の周囲は、結線及びメンテナンスの為のスペースを必ず確保して下さい。
７．白‒黒間に電圧をかけないで下さい。ショートします。

本社〒 459−8001

名古屋市緑区大高町字丸の内 38 −１

Te l〈052〉622−6351

東京営業所〒 130−0013

東京都墨田区錦糸１丁目４番３号

Te l〈03〉5637−9921〒 422−8033

静岡市駿河区登呂６−２−７



Fax〈052〉622−6355
若山ビル２F

Fax〈03〉5637−9923

静岡営業所
工

巧第３ビル４F

Te l〈054〉289−5255
Fax〈054〉289−5256

場

物流センター

関（岐阜）、名古屋
関（岐阜）