配電制御機器 スプリングクランプ端子仕様
ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器
サーキットプロテクタ
電磁開閉器

る、線でき
配にーディー
ピン＆ス
タン
様をカ
仕は子機
プ端
三菱電ン
ラングク
リプスップ。

これは！
助かる！

インア
追加ラ

NF32-CVF
NF32-SVF
NF63-CVF
NF63-SVF
NF50-SVFU（UL489登録品）

CP30-BA

NV32-CVF
S（D）-T12/20SQ
NV32-SVF
NV63-CVF
NV63-SVF
NV50-SVFU（UL489登録品）

MSO（D）-T12/20SQ

スプリングクランプ端子だから、三菱は一発結線！
スプリングクランプ端子とは、電線を導電部に直接押し付けて接続する結線方式のこと。
単線、
フェルール端子は差し込むだけ。
より線も工具でスプリングを開いて電線を差し込むだけで結線できます。

※スプリングクランプ端子は、WAGO KontakttechnikGmbH & Co. KG, Germany のPush-in CAGE CLAMP® を採用しています。

フェルール端子規定の長さで被覆むきフェルール端子を圧着

プッシュイン※電線が止まるところまで差し込んでください。

接続完了確認※カラー部が端子面より奥まで差し込まれていれば接続完了

接続NG

より 線

規定の長さで被覆むき工具を工具挿入口に奥まで差し込む

電線を奥まで差し込む※電線が止まるところまで差し込んでください。

単線

規定の長さで被覆むきプッシュイン

接続完了確認※電線を軽く引っ張り、接続ができていることをご確認ください。

※電線が止まるところまで差し込んでください。

1

工具を取りはずし、接続完了確認※電線を軽く引っ張り、接続ができていることをご確認ください。

配線の手間が減って、作業時間をグンと短縮！
単 線 、より線 で配 線した場 合 、

フェルール端子で配線した場合、ねじ端子仕様(丸圧着端子)と比較してねじ端子仕様(丸圧着端子)と比較して配線作業時間配線作業時間52%

22%削減!!

従来のねじ締め配線削減!!

丸圧着端子

22%

フェルール端子削減

スプリングクランプ端子

52%

単線
・より線
丸圧着端子

削減

※非熟練者（作業経験2年）での比較（一般社団法人日本配電制御システム工業会の調査による）

さらに、端子ねじを使用していないため…

配線品質が均一に!!
作業者による配線品質のバラツキを削減します。

振動でもゆるまない!!
輸送時の振動や長期使用による端子ねじゆるみのリスクを排除します。

増し締めがいらない!!
納入時、点検時の増し締め作業が不要です。

本体構造●スプリングクランプ端子部が遮断器本体の前面に対して約15 の傾斜があるため、配線後の電線のふくらみを軽減します。

●片側のみスプリングクランプ端子仕様も対応可能です。

●電線挿入口が2ヶ所あるため、渡り配線も可能です。

NF50-SVFU
1次側ねじ端子、2次側スプリングクランプ端子●電線取り外し作業は、工具を遮断器本体の前面から垂直に挿入し、電線を引き抜くことで完了します。

フェルール端子、
より線、単線※1

検電器挿入口
工具挿入口
電線挿入口

NF32-CVF

CP30-BA※1 NF32-CVF/NV32-CVFは開閉式小形端子カバーを開けて検 電 作 業を実 施することも可能です。

工具を工具挿入口に奥まで差し込む

2

電線を引き抜く

縦 形 リ ード 線 端 子 台
主回路：ねじ端子付 属：ねじ端子付

主回路：ねじ端子
属：スプリングクランプ端子●ねじ端子仕様の縦形リード線端子台と比較し横幅を5.5mm小形化（18mm→12.5mm）●縦形リード線端子台のみスプリングクランプ端子仕様も対応可能

端子台の横幅5.5mm
縮小

12.5mm18mm

以下遮断器の縦形リード線端子台付きAL、AX、SHTにスプリングクランプ端子仕様を追加ラインアップいたします。
NF

NVNF-ZUL489登録品

--

30,32

NF32-CVF,NF32-SVF,NF32-SV,DSN32-SV

NF32-CVF,NF32-SVF,NF32-SV

50,60,63

NF63-CVF,NF63-SVF,NF63-CV, NF63-SV
NF63-HV,NF63-HRV ,NF63-HDV,NF63-NCV
NF63-NCVZ,DSN63-CV,DSN63-SV

NV63-CVF,NV63-SVF
NV63-CV,NV63-SV
NV63-HV.NV63-NCV

NF63-ZCVNF63-ZSVNF63-ZHV

NF50-SVFU
NV50-SVFU

100,125

NF125-CVF,NF125-SVF,NF125-CV,NF125-SV,NF125-HV
NF125-SEV ,NF125-HEV,NF125-RV,NF125-UV,NF125-HDV
NF125-HDVA,NF125-SVL,NF125-NCV,NF125-NSV
NF125-NCVZ,NF125-NSVZ,DSN125-CV,DSN125-SV

NV125-CVF,NV125-SVF
NV125-CV,NV125-SV,NV125-HV
NV125-SEV,NV125-HEV,NV125-SVL
NV125-NCV,NV125-NSV

NF125-ZCVNF125-ZSV
NF125-ZHV
NF125-ZEV-250

NF250-CV,NF250-SV,NF250-HV,NF250-SEV,NF250-HEV
NF250-RV,NF250-UV,NF250-HDV,NF250-HDVA
NF250-SVL,NF250-NCV,NF250-NSV,NF250-NCVZ
NF250-NSVZ,NF250-SEVMB,NF250-HEVMB
DSN250-CV,DSN250-SV

NV250-CV,NV250-SV,NV250-HV
NV250-SEV,NV250-HEV
NV250-SVL,NV250-NCV
NV250-NSV,NV250-SEVMB
NV250-HEVMB

NF250-ZCV
NF250-ZSV
NF250-ZHV
NF250-ZEV
NF250-ZEVMB-※仕様詳細についてはご照会ください。

接続信頼性
JIS・IEC規格の各試験項目を実施し、高い接続信頼性を確認しています。

ねん回試験 固定した端子部に電線を接続し、ねん回を加引張試験

ねん回試験に続き、引張力を加え一定時間後に電線抜けがないことを確認。
（JIS C 8201-7-1）（JIS C 8201-7-1） え電線抜けがないことを確認。
（IEC 60947-7-1）

振動試験（IEC 60947-7-1）

端子部に電線を接続し、X, Y, Z各軸方向に所定の振動を加えて絶縁体の破損、その他機械的故障がないことを確認。

接点の瞬断がないことを確認する。試験前後の電圧降下を測定し、規定値以下であることを確認。
（JIS C 60068-2-6） 振動を加えている間、（IEC 60068-2-6）

海外規格対応
適合規格
日本

国際

欧州

中国

アメリカ

カナダ

EC指令
CEマーキング
欧州

ドイツ

中国

ノーヒューズ遮断器

3,5,10,15,20,30,32※2

●

●

●

●

●

●

●

●

●

漏電遮断器

5,10,15,20,30,32※2●

●--●

●

---

一般品

サーキットプロテクタ

0.1,0.25,0.3,0.5,1,2,3,5,7,10,15,20

●

●

●

●

●

●

●

●

● ※1

CE・CCC品

漏電遮断器

5,10,15,20,30※3●

●

●

●--●

●

●

機種

一般品

定格（A）

安全認証規格JISIEC

EN

GBUL

CSA

※1

認証機関
TÜVCCC※1 定格20AについてはCCC認証は取得していません。 ※2 NF63-CVF,NF63-SVF,NF50-SVFU,NV63-CVF,NV63-SVF,NV50-SVFUの定格電流値は30Aまでです。
※3 NV32-SVFの定格電流値は32Aまでです。

3電磁開閉器にも、スプリングクランプ端子仕様をラインアップ！
製品特長●検電器挿入口の搭載により、電線が抜ける心配がな
く、導通チェックが可能になりました。

電線ホルダ
電線挿入口
工具挿入口

●制御端子や補助端子※に搭載 の 電 線 ホルダ により、マークチューブの移動を防ぎます。

検電器挿入口検電器挿入口
工具挿入口※電磁継電器は、最外極のみ搭載

電線ホルダ
電線挿入口

●配線方向は前面に対して傾斜を設けているため、盤面へ配線する電線の膨らみを軽減します。

MSO（D）-T12/20SQ●電線挿入口が2ヵ所あるため、渡り配線も可能です。

UT-AX2SQ、UT-AX4SQ（補助接点ユニット）●IECレール、ねじ取り付けにも対応しています。
●直流操作形はシーケンサなどのトランジスタ出力でダイレクト駆動が可能です。
（DC24V 0.1A）●電線取り外しは、工具を機器の前面から垂直に挿入し、電線を引き抜くことで完了します。

UT-AX2/4SQ
ねじ端子仕様（電磁接触器・電磁継電器）との組み合わせも可能です。

●当社の電磁開閉器はねじ端子仕様との互換性を高めるため高さUPを最小限に抑えました。
（縦寸法+15.5mm、取付寸法変更なし）※

ユニット取り付け後も電磁接触器のスプリング操作が可能です。

※電磁開閉器の場合接続信頼性
JIS・IEC規格の各試験項目を実施し、高い接続信頼性を確認しています。

ねん回試験 固定した端子部に電線を接続し、引張試験

ねん回試験に続き、引張力を加え、一定時間後に電線抜けがないことを確認。

（JIS C 8201-1）（IEC 60947-1）

ねん回を加え、電線抜けがないことを確認。

振動試験

端子部に電線を接続し、X, Y, Z各軸方向に所定の振動を加えて絶縁体の破損、その他機械的故障がないことを確認。

振動試験

鉄道車輛に搭載される機器に対して要求される振動試験により、電線の抜けおよび試験前後での電圧降下測定による接続点の緩み、瞬断がないことを確認。
（CategoryⅠClassB）（JIS C 8201-1）（IEC 60947-1）

接点の瞬断がないことを確認する。試験前後の電圧降下を測定し、規定値以下であることを確認。
（JIS C 60068-2-6） 振動を加えている間、（IEC 60068-2-6）（IEC 61373）（JIS E 4031）

海外規格対応
適合規格
機種

電磁開閉器
電磁接触器
サーマルリレー

JISIECEN

EC指令
CEマーキング
欧州

適合規格認証
UL

CSA

TÜV

CCC

アメリカ

カナダ

ドイツ

中国

日本

国際

欧州

MSO（D）-T□SQ

●

●

●

MSO(D)-T□KPSQ※1

●

●

●

●

S（D）-T□SQ

●

●

●

●

●

●

●

●

TH-T18SQ

●

●

●

●※2

TH-T18KPSQ

●

●

●

●

●

●

●

●

電磁継電器

SR（D）-T5SQ

●

●

●

●

●

●

●

●

オプションユニット

UT-AX□SQ

●

●

●

●

●

●

●

●

※1電磁開閉器は、電磁接触器とサーマルリレーを組み合わせる条件で、電磁接触器とサーマルリレーの各々の形名で認証を取得しております。

4

ス プ リ ン グ クラ ン プ 端 子 品 製 品 一 覧
ノーヒューズ遮断器
NF32-CVF / NF32-SVF
NF63-CVF / NF63-SVF

形名2

極数 [P]

2323

サーキットプロテクタ

NV50-SVFU
2CP30-BA1

32

33、5、10、15、20、305、10、15、20、※230（32）

5、10、15、20、30

0.1、0.25、0.3、0.5、1、2、3、5、7、10、15、20

本体

断面積：Φ1.6,Φ2.0
最大被覆外形：Φ7.1

断面積：14〜12AWG Φ1.6,Φ2.0
最大被覆外形：Φ7.1

断面積：Φ1.6,Φ2.0
最大被覆外形：Φ7.1

断面積：14〜12AWG Φ1.6,Φ2.0
最大被覆外形：Φ7.1

断面積：Φ1.6,Φ2.0
最大被覆外形：Φ4.7

内部付属※3

断面積：Φ1.6,Φ2.0
最大被覆外形：Φ4.1

断面積：14〜12AWG Φ1.6,Φ2.0
最大被覆外形：Φ4.1

断面積：Φ1.6,Φ2.0
最大被覆外形：Φ4.1

断面積：14〜12AWG Φ1.6,Φ2.0
最大被覆外形：Φ4.1

断面積：Φ1.6
最大被覆外形：Φ4.1

本体

断面積：1.0〜10
最大被覆外形：Φ7.1

断面積：14〜8AWG 2.0〜10
最大被覆外形：Φ7.1

断面積：1.0〜10
最大被覆外形：Φ7.1

断面積：14〜8AWG 2.0〜10
最大被覆外形：Φ7.1

断面積：0.75〜4
最大被覆外形：Φ4.7

内部付属※3

断面積：0.5〜2
最大被覆外形：Φ4.1

断面積：20〜14AWG 0.5〜2
最大被覆外形：Φ4.1

断面積：0.5〜2
最大被覆外形：Φ4.1

断面積：20〜14AWG 0.5〜2最大被覆外形：Φ4.1

断面積：0.5〜2
最大被覆外形：Φ4.1

断面積：1.0〜6

断面積：14〜10AWG 2.0〜6

断面積：1.0〜6

断面積：14〜10AWG 2.0〜6

断面積：0.75〜2.5

断面積：0.5〜2

断面積：20〜14AWG 0.5〜2

断面積：0.5〜2

断面積：20〜14AWG 0.5〜2

単線より線
可とうより線

3

NV32-CVF / NV32-SVF
NV63-CVF / NV63-SVF

3、5、10、15、20、※230（32）定格電流 [A]※1適用電線[mm2]

漏電遮断器

NF50-SVFU

本体
絶縁カラー付き
フェルール
内部付属※3a
外形寸法
[mm]

適合規格

36543654365436

断面積：0.5〜217.55435b14014014014098c68※46868※46865ca90※49090※49065

JIS、IEC、TÜV、CCC JIS,IEC,TÜV,CCC,UL JIS、IEC、TÜV、CCC※552.5

JIS,IEC,TÜV,CCC,UL JIS、IEC、TÜV、UL、CCC※6※1 NF63-CVF, NF63-SVF, NF50-SVFU, NV63-CVF, NV63-SVF, NV50-SVFUの内部付属は 30A以上もスプリングクランプ端子仕様に対応。 ※2 NF63-CVF,NF63-SVF, NV63-CVF, NV63-SVFの定格電流値は30Aまでです。 ※3 一部のUL489登録品を除くWS-Vシリーズに対応。対象機種はp3をご確認ください。
※4 NF32-CVF, NV32-CVFのc寸法は52mm、ca寸法は65mmです。 ※5 CE・CCC品は30A以下です。
（NV32-SVFを除く） ※6 定格20AはTÜV、CCC対象外です。
電磁接触器

電磁接触器
形名サーマルリレー

電磁開閉器
交流操作形

S-T12SQ

S-T20SQ

電磁開閉器
2素子サーマルリレー付

交流操作形 MSO-T12SQ MSO-T20SQ

電磁開閉器
3素子サーマルリレー付

交流操作形 MSO-T12KPSQ MSO-T20KPSQ

補助接点構成交流定格使用電流（A）（AC-3級）

形名

直流操作形 SD-T12SQ SD-T20SQ

直流操作形 MSOD-T12KPSQ MSOD-T20KPSQ
AC200-220V

1318AC380-440V

918

ヒーター呼び（A）［整定電流の調整範囲］

電磁継電器 補助接点ユニット
形名

電磁継電器

交流操作形

SR-T5SQ

直流操作形

SRD-T5SQ
5a, 4a1b, 3a2b接点構成
形名

補助接点ユニット

UT-AX2SQ

接点構成
交流回路定格（A）
AC-15級（電磁石定格）/AC-12級（抵抗負荷）

直流回路定格（A）
DC-13級（電磁石定格）/DC-12級（抵抗負荷）※［］は二極直列定格2a, 1a1b, 2b 4a, 3a1b, 2a2b6/10

AC240V

3/8

AC440V

1.5/5

AC550V

1.2/5

DC24V

3/10

DC48V

1.5/8

DC110V

0.6［2］/5［8］DC220V

形名

三極操作工具UT-RD13接続ユニットUT-TH18

φ0.8-φ2.0
AWG20-AWG12より線可とうより線

0.5mm2-4mm2
AWG20-AWG12

絶縁カラー付きフェルール

片側 φ4.8以下
0.25mm2-2.5mm2（絶縁カラー外径）
片側 φ4.2以下
AWG24-AWG14

電磁接触器
電磁継電器

オプションユニット（スプリングクランプ端子専用品）
UT-CV319

単線

外形寸法 ［mm］

0.3［0.8］/1［3］キャップ

TH-T18KPSQ

適用電線

UT-AX4SQ

AC120V

TH-T18SQ

3素子サーマルリレー

0.12（0.1〜0.16）
0.17（0.14〜0.22）
0.24（0.2〜0.32）
0.35（0.28〜0.42）
0.5（0.4〜0.6）
0.7（0.55〜0.85）
0.9（0.7〜1.1）
1.3（1〜1.6）
1.7（1.4〜2）
2.1（1.7〜2.5）
2.5（2〜3）
3.6（2.8〜4.4）5（4〜6）
6.6（5.2〜8）9（7〜11）11（9〜13）15（12〜18）直流操作形 MSOD-T12SQ MSOD-T20SQ

1a1b, 2a,（2b 交流操作形のみ）

2素子サーマルリレー

電磁開閉器

5（最大被覆外径）

交流操作形

片側 φ4.6以下
片側 φ4.1以下

直流操作形

a4444b76.776.7c78

100a4646b130.5130.5c79101

ご発注の方法
NF
形名※1

極数

定格電流※2

2P

3A,5A,10A,15A
20A,30A,32A※33P

内部付属装置※4接続方式

スプリングクランプ端子形

台数

SQ

外部付属装置※4AL※5警報スイッチ

UVT※6

不足電圧引きはずし装置

AX※5

補助スイッチ

SLT

縦形リード線端子台（ねじ端子）

HL,HL-S

とってロック装置

SHT

電圧引きはずし装置

SQLT

縦形リード線端子台（スプリングクランプ端子）

F形,V形

操作とってロックカバー

LC※1 対象形名はp5を参照ください。
（縦形リード線端子台 スプリングクランプ端子仕様の対象機種はp3を参照ください。） ※2 各機種の製作可能な定格電流はご照会ください。 ※3 NF63-CVF/SVF, NF50-SVFUは3〜30Aとなります。 ※4 各機種の取付可能付属についてはご照会ください。 ※5 微小負荷用もご注文により製作します。 ※6 標準で縦形リード線端子台(SLT)付きとなります。

NV形名※1極数

定格電流※2

2P

5A,10A,15A,20A,30A,32A※33P

内部付属装置※5

認証

定格感度電流※415mA

100mA30mA

200mA

50mA

500mA

接続方式

スプリングクランプ端子形

台数

SQ

外部付属装置※5

CE・CCC※6LC

ロックカバー

AL※7

警報スイッチ

TBL

テストリード線

AX※7

補助スイッチTBT※9

テストボタン端子台

HL,HL-S

とってロック装置

F形,V形

操作とってSHT

電圧引きはずし装置

SLT

縦形リード線端子台（ねじ端子）

UVT※8

不足電圧引きはずし装置

SQLT

縦形リード線端子台（スプリングクランプ端子）

TBM※8

テストボタンモジュール※1 対象形名はp5を参照ください。
（縦形リード線端子台 スプリングクランプ端子仕様の対象機種はp3を参照ください。
） ※2 各機種の製作可能な定格電流はご照会ください。 ※3 NV32-CVF CE･CCC品, NV63-CVF/SVF, NV50-SVFUは5〜30Aとなります。 ※4 各機種の製作可能な定格感度電流についてはご照会ください。 ※5 各機種の取付可能付属についてはご照会ください。 ※6 CEマーキング品.CCC品が必要な場合、必ずご指定ください。
その場合、一般品と仕様が異なりますのでご確認ください。 ※7 微小負荷用もご注文により製作します。 ※8 標準で縦形リード線端子台（SLT）付きとなります。 ※9 SLTまたはSQLT付のみです。

CP形名

極数

内部回路

動作特性

定格電流or 定格操作電圧CP30-BA
1P
2P
3P※1

1

直列形

I

瞬時形

2直列形補助スイッチ（一般負荷）付※2M

中速形

21直列形補助スイッチ（微小負荷）付※2

MD

中速形イナーシャル
ディレイ付※1S

低速形

6リレー形電圧引きはずしSD

9直列形警報スイッチ（一般負荷）付※2

低速形イナーシャル
ディレイ付※1

F

高速形

直列形警報スイッチ91（微小負荷）付※2SQ定格操作電圧（電圧引外しの場合）
100-200V

AC100-200V,
DC100V 共用

24-48V

DC24-48V 共用

定格電流0.1A,0.25A,0.3A,0.5A,
1A,2A,3A,5A,7A,10A,15A,20A※1 3極品および、イナーシャルディレイ付はAC専用です。
※2 補助スイッチおよび警報スイッチ付きの場合、a接点またはb接点どちらかご指定ください。
内部回路
A2a接点

内部回路

直列形補助スイッチ（a接点一般負荷）付

A21

直列形補助スイッチ（a接点微小負荷）付

A9直列形警報スイッチ（a接点一般負荷）付

A91

直列形警報スイッチ（a接点微小負荷）付

b接点

B2直列形補助スイッチ（b接点一般負荷）付

B21直列形補助スイッチ（b接点微小負荷）付

B9直列形警報スイッチ（b接点一般負荷）付

B91

直列形警報スイッチ（b接点微小負荷）付

6接続方式

スプリングクランプ端子形

配電制御機器 スプリングクランプ端子仕様
ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器
サーキットプロテクタ
電磁開閉器
ご発注の方法電磁接触器

オプションユニット

基本形名

特殊品記号

操作コイル呼び

補助接点

基本形名

Ｓ-Ｔ１２ＳＱ
Ｓ-Ｔ２０ＳＱ
ＳＤ-Ｔ１２ＳＱ
ＳＤ-Ｔ２０ＳＱ

ＳＡ：サージ吸収器付
ＪＨ：大容量接点付

表1からお選びください。

１ａ１ｂ２ａ２ｂ※１

ＵＴ-ＡＸ２ＳＱＵＴ-ＡＸ４ＳＱＵＴ-ＣＶ３１９
ＵＴ-ＲＤ１３
ＵＴ-ＴＨ１８

基本形名

特殊品記号

操作コイル呼び

補助接点

基本形名

特殊品記号

ヒータ呼び

ＳＲ-Ｔ５ＳＱＳＲＤ-Ｔ５ＳＱ

ＳＡ：サージ吸収器付
ＪＨ：大容量接点付

表1からお選びください。

5ａ4ａ１ｂ
3ａ２ｂ

ＴＨ-Ｔ１８ＳＱ

ＫＰ：３素子付ＦＳＫＰ：速動特性（３素子付）
ＳＲ：飽和リアクトル付製品一覧の「ヒータ呼び」表からお選びください。

基本形名

特殊品記号

ヒータ呼び

操作コイル呼び

補助接点

ＭＳＯ-Ｔ１２ＳＱ
ＭＳＯ-Ｔ２０ＳＱ
ＭＳＯＤ-Ｔ１２ＳＱ
ＭＳＯＤ-Ｔ２０ＳＱ

ＳＡ：サージ吸収器付
ＪＨ：大容量接点付
ＫＰ：３素子付ＦＳＫＰ：速動特性（３素子付）
ＳＲ：飽和リアクトル付製品一覧の「ヒータ呼び」表からお選びください。

表1からお選びください。

１ａ１ｂ
２ａ２ｂ※１電磁継電器

接点構成（ＵＴ-ＡＸのみ）
製品一覧の「補助接点ユニット」表からお選びください。

サーマルリレー電磁開閉器
表１※1 補助接点の２ｂはＳ-Ｔ□ＳＱ、ＭＳＯ-Ｔ□ＳＱのみとなります。 ※２ 組み合わせ不可の特殊品記号もございます。 ※３ モータ定格および主回路電圧でもＩ/Ｐ可能となります。 ※４ ▲位置にはスペースを入れてください。 ※５ 形名のフレームサイズ（Ｔ１２など）の後ろに付加される２文字の記号（ＳＱ/ＳＡ/ＫＰなど）が複数ある場合は先頭文字のアルファベット順にご指定ください。
（例:ＭＳＯ-Ｔ１２ＫＰＳＡＳＱ）

関越機器営業部
神奈川機器営業部

交流操作形直接操作形

ＡＣ２４Ｖ
ＡＣ４８Ｖ
ＡＣ１００Ｖ
ＡＣ２００Ｖ
ＡＣ３００Ｖ
ＡＣ４００Ｖ
ＡＣ５００Ｖ

ＤＣ１２Ｖ
ＤＣ２４Ｖ
ＤＣ４８Ｖ
ＤＣ１００Ｖ
ＤＣ１１０Ｖ
ＤＣ１２５Ｖ
ＤＣ２００Ｖ
ＤＣ２２０Ｖ

東京都台東区台東1-30-7（秋葉原アイマークビル3F）（マルタケビル4F）
新潟市中央区東大通1-4-1
仙台市青葉区花京院1-1-20（花京院スクエア）

低圧開閉器
低圧遮断器

2203〈IP〉

対象機種

MS-Tシリーズ/MS-Nシリーズ/US-Nシリーズ
ノーヒューズ遮断器/漏電遮断器/MDUブレーカ/気中遮断器（ACB）など

この印刷物は、2022年3月の発行です。
お断りなしに仕様を変更することがありますのでご了承ください。

電話番号052-719-4170
052-719-4559

2022年 3月作成