KOHDEN緊急電力供給システム

施工要領書

KDA48-100-30/20-10
このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用の前に必ずこの要領書をよくお読みの上、正しくお使いください。
（この施工要領書は、施工業者へ見せてください。）

安全上のご注意

据付,配線（接続）,運転,保守点検の前に必ずこの施工要領書を熟読し、製品を正しく使用してください。
更に、機器の知識、安全に関する情報及び注意事項のすべてについても十分に習熟してください。
この施工要領書では、安全注意事項のランクは下記のとおり区別されています。

警告

取扱を誤った場合に危険な状況が起こる可能性があり、死亡または重傷を負う事故の発生が想定される場合。

注意

取扱いを誤った場合に危険な状況が起こる可能性があり、中程度の傷害や軽傷を受ける事故または物的損害の発生が想定される場合。

なお、上記に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

■施工上のご注意

警告

注意

・母線や端子部に触れないでください。短絡事故、感電の・本製品の運搬は必ず2名以上で行ってください。
おそれがあります。
・本製品を改造しないでください。改造等をしたこと
・電気工事は電気工事士の資格が必要です。一般の方の工事により生じた事故については、一切責任を負いませは法律で禁止されています。
ん。
・工事・点検時は主幹ブレーカを必ず切ってください。
・設置環境は下記条件でご使用ください。
感電および短絡による人身事故のおそれがあります。
・屋内であること・正しい配線工事をしてください。誤結線があると発火・・周囲温度：5〜45℃
感電・故障の原因になります。
・相対湿度：90％以下で盤内部の結露がないこと
・配線は適合した電線・圧着端子および圧着工具を使用して・周囲の塵埃、煙、腐食性または可燃性の気体・ください。接続が不完全な場合は接触不良により発熱・火蒸気、および塩分による汚染が発生しない場所
災のおそれがあります。
・盤に対して、外部に起因する振動がない場所
・本体の入力電圧は DC48V 専用であり、他の電源では、絶・ブレーカの操作が容易にできる場所
対に使用しないでください。火災・感電・故障の原因に・取り付け後の出力周波数並びに電圧の確認をしてくださなります。
い。
・接地線は接地端子に確実に接続してください。接地工事が ・配線の接続は専用の工具並びに部品で行ってください。
不完全な場合感電のおそれがあります。（第3種接地工事） ・露出した配線は絶縁処理をしてください。
・可燃物の近くに据え付けないでください。
・施工時に取外した端子カバー・保護板等は必ず元の位置・既定の電圧、電流範囲内で配線してください。に戻してください。感電・短絡事故のおそれがあります。
・必ず本体を設置してから配線してください。
・本体の設置は取付面の水平を確認し適切な太さのボルトで、火災の場合でも容易に脱落しないよう、不燃物の造営材に堅牢に取付けてください。設置に不備があると事故の原因になります。

■保守・点検上のご注意

警告・工事・点検時は主幹ブレーカを必ず切ってください。
感電および短絡による人身事故のおそれがあります。
・導電部の接続ねじは定期的に増締めしてください。
ねじが緩んでいると発熱し、火災のおそれがあります。

注意・本製品を改造しないでください。改造したことにより生じた事故については、一切責任を負いません。
・回路は絶縁抵抗を測定しないでください。故障の原因になります。
・保守点検時に取外した端子カバー・保護板等は必ず元の位置に戻してください。感電・短絡事故のおそれがあります。

-1-

KEEPs- 施工要領書 ver.03

■主要規格
入力電圧42.0〜60.0V

入最大DC 電流75A

力

変換効率91％

電源OFF時電流（3,000W 時）

電源スイッチOFF時 1mA以下

保護回路

過電流・電池極性逆接続・電池低電圧警報・電池低電圧時シャットダウン（42V）

出力電力

3,000W/連続供給

出

出力電圧

100V / 110V / 115V / 120V （調整可）（※工場出荷時 100V）

力

周波数50 / 60Hz ±0.1Hz波

純正弦波 （THD＜3.0%）

形

保護回路

・3,450W/3分間

・

4,000W/10秒間（※工場出荷時 60Hz）

短絡・過負荷・温度上昇・ヒューズブレーカー■施工方法
施工は次の順序で行ってください。

施工順序

ご注意

１ 特定負荷回路の選定

います。2回路（20Aと10Aそれぞれ1回路）、合計30Aまで接続が可能となります。
● 本機の出力定格はAC100V、3,000Wです。
● インバーターは純正弦波ですが、医療機器などの高度電気機器への使用はお控えください。

本体を取り付ける● 本体の蓋を開け、基盤を固定しているナット

本体固定穴寸法図
360

120231140500

6100120

R6（M8）を4か所外し、基盤を本体から取り出してください。
● 本体の重量は約30kgです。
● 取り付け面の水平を確認し適切な太さのボルトで火災の場合でも容易に脱落しないよう、不燃物の造営材に堅牢に取り付けてください。

R612100

1R1

コード用座Φ56.5（下穴Φ50）602● 停電時に必要な負荷となるブレーカーの選定を行

3632.529080808070-2-

施工順序

ご注意
● (※1)壁などに取り付ける場合はアンカーボルト

アンカーボルト (※1別売)などを使用し、確実に取り付けてください。

補足：蓋を外す場合の取り外し方法
2.

3

ネジを2本取り蓋を矢印方向に引き抜く

1.

蓋を開ける
3.

基盤を戻す

蓋を矢印方向に引くと蓋が本体から外れます● 本体の固定完了後、基盤を本体内部へ戻してください。

● 基盤は付属のナット（M8）で固定してください。

● 赤いテープで巻いてある方端子をオレンジ側、巻いていない方をグリーン側のランプへ接続してください。

運転ランプを取り付ける

停電時運転ランプ（オレンジ）
通常時運転ランプ（グリーン）

-3-

施工順序

4ご注意

配線

● 下記配線図を参考に本体と既設配電盤内の配線作業を行ってください。

● まず先に、本体の配線作業を行った後、既設配電盤の配線作業を行ってください。

本体基盤部品見取り図

既設配電盤見取り図（参考）A
インバーター
特定負荷

安全ブレーカー

①既設

B

特定負荷

端子台

②既設C端子台【配線手順】

B

出力側配線（端子台へ）

入力側（端子台）

特定負荷側端子☆
特定負荷 特定負荷①②

既設配線（入力へ）A

既設配線（出力へ）

特定負荷側電線★

出力側（安全ブレーカー）

入力側配線（安全ブレーカーへ）

特定負荷

①

特定負荷

②

１．既設配電盤ブレーカーの特定負荷側電線★を外し、KEEPs 内の安全ブレーカー（出力側）に配線する。
2．既設配電盤ブレーカーの特定負荷側端子☆を KEEPs 内の端子台 B（入力側）に配線する。
● 必ず主電源のブレーカーを落としてから配線作業を行ってください。

-4-

施工順序

ご注意

C フォークリフト用コネクタの配線● プラス・マイナスの極性があります。間違いのないように接続してください。

ー＋ー※KEEPs側の接続ケーブル及びコネクターはフォークリフトの規格によりコネクターの形状が異なります。
別途フォークリフト販売会社へご相談ください。

＋マイナス側

5

プラス側

初期設定

● 実際にフォークリフトを接続し、通電テストを行ってください。

出力電圧及び周波数の設定を行ってください
1. ・フォークリフトと接続し、メインスイッチをONにします。この際インバーター用電源スイッチは予めOFFにしてください。
・Settingボタンを押しながらインバーター用電源スイッチを入れ、約5秒後にブザー音が鳴るまでSettingボタンを押し続けてください。
・ブザー音を確認し、Settingボタンを離し設定作業を開始します。
インバーター用電源
電源スイッチメインスイッチ

Setting ボタン● 上図のようにプラスチックなどの絶縁性がある棒で「Setting」ボタンを押してください。

2.

・下記表を参考にし、出力電圧と周波数の組み合わせを設定してください。（左下図参照）
・Settingボタンを約1秒間押すことにより組み合わせを選択できます。
・Settingボタンを約3〜5秒間押し続けることでブザー音が鳴り、設定完了を完了します。
（工場出荷設定：100VAC / 60Hz）

出力電圧
周波数50HzOn
Bat Low
Saving

60Hz

On
Bat Low
Saving

3.

100V

110V

115V

（工場出荷設定：節電モードOFF）

120V

節電モードONOn
Bat Low
Saving節電モードOFFOn
Bat Low
Saving

点灯
消灯点滅

点灯
消灯点滅

・最後に節電モードの設定を行います。（右上図参照）
・Settingボタンを約1秒押すことによりモードの選択をし、Settingボタンを約3〜5秒押し続けることでブザー音が鳴り、設定の完了です。（推奨モード：節電モードOFF）-5-