物流倉庫･作業場･工場･体育館など大規模空間環境改善のご提案

大規模作業場の熱中症対策を解決する
強力スポットエアコン（通称 ※）

高天井施設に半開放施設に屋外でも使用可

一体型

室内機･室外機別置型
シングルタイプ
定格4馬力（最大7馬力）（略称）
バズーカ

BZシングル

ツインタイプ
定格7馬力（最大9馬力）
（略称）
バズーカ

BZツイン

室内ユニッ
ト

室外ユニッ
ト

室内ユニッ
ト×2

別置型には室外機1台に室内機2台を接続できるツインタイプもあります

室外ユニッ
ト

既に多くの物流倉庫や大規模工場などで続々導入※ 本製品はハウス栽培用空調「ぐっぴーバズーカ」をスポットエアコンとして転用したものです大丈夫ですか？

作業場の熱中症対策
高温多湿な環境では、熱中症が多発します

熱中症とは症状重症度

高温で風が弱いと、発汗により体内の水分や塩分（ナトリウムなど）が失われてしまう。
また湿度が高いと、汗が蒸発せずに体内の熱が放出されなくなるなど、調整機能が壊れてしまう。暑熱環境下が長く続くことで多く発症する障害の総称です。

小大

めまい 大量発汗 高体温 手足のしびれなど
頭痛 吐き気 倦怠感、虚脱感など
意識障害、けいれん、失神など

WBGT（Wet Bulb Globe Temperature）値（暑さ指数）とは熱中症の予防を目的として提案され、①湿度②日射･輻射（ふくしゃ）など周辺の熱環境③気温の3つを取り入れた指標です。乾球温度、湿球温度、黒球温度の値で計算します。

WBGT値の算出方法
屋外

WBGT 0.7 湿球温度

0.2 黒球温度 0.1 乾球温度

屋内

WBGT 0.7 湿球温度

0.3 黒球温度

熱中症とWBGT値の関係 WBGTと熱中症の関係を表す手法として、以下のような指針があります。
運動に関する指針
気温（参考）

WBGT温度

35℃以上

31度以上

31〜35℃

28〜31℃

28〜31度

25〜28度

熱中症予防のための運動指針

運動は原則中止

WBGT温度が31度以上では、皮膚温より気温の方が高くなる。
特別の場合以外は運動は中止する。

厳重警戒

熱中症の危険が高いので激しい運動や持久走など熱負担の大きい運動は避ける。運動する場合には積極的に休息をとり水分補給を行う。
体力低いもの、暑さに慣れていないものは運動中止。

警戒

熱中症の危険が増すので、積極的に休息をとり、水分を補給する。
激しい運動では、30分おきくらいに休息をとる。

24〜28℃

24℃まで

21〜25度

21度まで

注意

ほぼ安全

熱中症による死亡事故が発生する可能性がある。
熱中症の兆候に注意するとともに運動の合間に積極的に水分を補給する
通常は熱中症の危険性は小さいが、適宜水分の補給は必要である。

暑さ指数（WBGT）

1

気温の効果

輻射熱の効果暑さ指数（WBGT）は、気温と同じ単位（℃）だけど、気温だけではないんだね！
湿度が重要な指数になっているね！
なんで湿度が7割も占めているんだろう？
湿度が高い場所では汗が蒸発しにくいので、身体から空気へ熱を放出する能力が減少してしまうんだ
それで熱中症になりやすくなるんだよ！

市民マラソンなどではこの条件でも熱中症が発生するので注意。

日本体育協会（1994）熱中症予防のための運動指針より「環境省熱中症予防情報サイト」
より湿度が高いと対策は考えているけれど…
扇風機を設置した…
NG 熱風をかき回すだけ

27
湿度の効果

エアコンの導入を検討しても…
NG 広いから巨大なエアコンが必要

スポットクーラーも導入した…
水噴霧クーラーはどうなのだろう…
NG 能力不足？ 風が届かない
NG 湿度が高いと効果が？？

大型扇風機や水噴霧クーラーではWBGT値はきないで低減もありますこと

強力スポットエアコン「スポットバズーカ」
が解決
8m/s 14℃〔吹出口の風速〕〔体感温度〕※１※2「爽快爆風」のバズーカ級のが作業員の衣服の中を駆け抜けます※1汎用の床置形エアコンでは通常2.5〜3.0m/s程度。
※2周囲温度29℃、湿度50%において吹き出し空気の計測結果である温度22℃、湿度70%、風速8m/sをミスナールの推定式にて体感温度を算定しました。

汗が乾く爽やかな大冷風が遠くまで届きます！
！
（実測50ｍ）
直進性がある風なので狙った所に届きます！
！

KBOP-VA02Cフィルターが無くメンテナンスはラクラク！
！水洗い可能!!
農業用大風量エアコン「ぐっぴーバズーカ」
が大風量エアコン「スポットバズーカ」
として風量ボリュームコントローラー（防水）
暑さに応じて、風量を無段階に制御可能

ぐっぴーバズーカ（シングル）
風速線図 ある物流倉庫での実測結果をもとにイーズにて作成
周囲温度29℃、湿度50%時

熱中症対策の救世主に！

10m

酷暑下の農業用ビニールハウス内において、温度ムラを防ぐ大風量と優5mれた除湿性能で生産作物の病害を防ぎ、品質や生産性を向上させる最適な環境は、「生産者にとっても快適な環境」と大好評。
バズーカ級の大風量と優れた除湿性能は、まさに熱中症対策の救世主です。
すでに多くの物流倉庫や大規模工場などで作業者の熱中症対策に大活躍しています！

5.0m/s0.5m/s
1.0m/s 体感温度 24℃

0.3m/s0m

2.0m/s5m

吹出口8m/s、吹出温度22℃、体感温度14℃
10m
0m

5m

10m

15m

20m

25m

30m

35m

40m

45m

50m

55m

スポットバズーカ

一体型
移動可能！
スポット冷房に最適！
天井の高い大型施設（物流倉庫や体育館など）に半開放の作業スペースやイベント会場などに施工不要（三相200Vコンセントがあれば置くだけ）リースでの導入も可能です

倉庫･工場･作業場･体育館等
天井が高い大空間
ルーフファン 外へ

ルーフファン･排煙窓があれば余 計な熱を外へ逃がすことも可能

車輪付き

ぐっぴーバズーカ 一体化セット
温風
外へ
排煙窓

定格4馬力
（最大7馬力）温風は高所へ冷風は人がいる低所へ

排熱側
︵室外機︶

冷風供給側
︵室内機︶

大風量スポットエアコン （温度成層空調）
ぐっぴーバズーカ
一体化セット

排煙窓

設置例

作業する空間を効率良く狙い撃ち！

冷風

1000㎡の半開放作業スペースへの設置例（平面図）

COLUMN

天井の高い大空間では、人がいる低層空間（床からの高さ3m以下作業スペース

非作業スペース（冷やさない）の作業スペース）だけを冷やし（温度成層空調）、冷房空気を循環させることが効率的です。
（上図参照）

大規模空間を少ない台数で効果的に冷房するポイント

室内機は低い位置に設置する
高い位置に設置すると、温度の高い空気を吸い続けてほとんど冷やすことができないこともあります。高さ4m以下の場所に設置してください。

普通のエアコンとは発想が違うよ

室外機

別置型 設置例

室内機同士をなるべく30ｍ以内に設置し、冷風を他の室内機に届かせて気流循環を作ることで、互いの室内機が相乗効果を発揮します。

1000㎡の作業スペースへの設置例（平面図）
室内機

非作業スペース（冷やさない）冷風をキャッチボールさせるような配置に別置型は 〜ｍの高さにも設置できます

冷風を「キャッチボール」
させる

スポットバズーカ

例えば…

一体型 設置例

農業用ビニールハウス空調で培った大規模空間を効率良く冷暖房するノウハウがあります※スポットバズーカは100〜200㎡に1台を目安にしてくださいスポットバズーカ

室内機･室外機別置型
ぐっぴーバズーカ シングルタイプ

大規模な施設に最適！

BZシングルバズーカ

（略称）

定格4馬力
（最大7馬力）

あらゆる大型施設に対応可能
施設の状況に応じて複数台設置壁掛け設置が可能。床のスペースをとりません
リースでの導入も可能です
COLUMN

ぐっぴーバズーカ ツインタイプ

全館冷房導入時との比較例

バズーカ

BZツイン（略称）

一般的なエアコンを導入した場合

定格7馬力（最大9馬力）（汎用パッケージエアコン、ビルマルチエアコンなど）

想定ケース：1,000㎡ 高さ8ｍの施設
単位面積あたりの熱負荷 230W/㎡（標準的な事務所の2倍の熱負荷）

1,000㎡の熱負荷は230kW 100馬力に相当

スポットバズーカなら作業スペースである3ｍ以下の部分だけを冷やすので100〜200㎡に1台の設置がおすすめ

1,000㎡に5台設置（20〜35馬力に相当）

分岐管

KBOP-50WR7（必須別売品）※別置型には室外機1台に室内機2台が接続できるツインタイプもありますが、複数台設置する場合にはシングルタイプがお奨めです。

スポットバズーカなら作業スペースだけを直進性の高い風で冷やします
立面図

一般的なエアコン導入

高さ3ｍ以上の空間は暑いままにしておく

導入コストは約1

高さｍ以下に設置

高さ8m
涼しい〜

気持ちいい!

圧倒的なメリットがあります。

広さ1000㎡

発想の違いで大幅コストダウン

スポットバズーカ導入

4大規模導入事例

INTRODUCTION EXAMPLE

ひ と作業員を思う、ゆえにニトリあり

導入事例：ホームロジスティクス様

物流業界初の 大 業でも大規模導入、7か所に100台大好評

企

HOME LOGISTICS

株式会社
ホームロジスティクス様
家具販売最大手ニトリ様、ほとん
どの商品のサプライチェーンを自前で行っていますが、その自前主義の要になるロジスティクスを担っているのがニトリグループのホームロジスティクス様です。

ぐっぴーバズーカ導入の経緯
サッカーコート1面分をはるかにしのぐ大きさのフロアがいくつもある物流倉庫。一刻を争う速さで作業員が目まぐるしく運搬作く。次に4台購入してみた、作業員の評価は「抜群」』
こうして、ホームロジスティクス様の各地域のDC（物流倉庫）業に当たっています。
フロアの高さは10ｍ弱。全館冷房をしたら途轍もない費用がかかります。
しかし、放っておけば真夏には35℃を上回る環境は、熱中症の危険性を常にはらんでいます。
『これまでにできることはすべてやってきました。扇風機、小型スポットクーラー、水の蒸発を使った冷風扇・・・、どれも効果は物

7か所に約100台の「ぐっぴーバズーカ」が導入されることになりました。

足りないものだった』とのこと。
そこで紹介させていただいたのが、農業用ハウスに使われるエアコン「ぐっぴーバズーカ」でした。
ほかにはない大風量と静圧（空気を押す力）で50ｍ先までパワフルな冷風が届きます。ス
ポットエアコンと言いつつ、ある程度の作業スペースなら面的に冷風が届きます。
ビニールダクトもないので、作業の邪魔になりません。無駄に天井付近を冷やしたりすることもありません。
『まずは1台試しに入れてみた、確かに50ｍ先まで冷風が届

関東DC（埼玉県）

ベルトコンベア付近の作業員用に設置された「連弾」のぐっぴーバズーカ

関西DC（兵庫県）

現在、最上階フロアを中心に「ぐっぴーバズーカ」シングルタイプが27台、ツインタイプが1台稼働中です。

1階フロアを中心に「ぐっぴーバズーカ」シングルタイプが23台稼働中です。

風量ボリュームコントロー
ラーで風量調整もバッチリ冷房だけでなく狭い範囲の作業用暖房としても利用可能です。
なお、暖房で使用する場合、室外ユニット側にもドレンパンが必要ですのでご相談ください。

続々導入、いろいろな場所で大活躍

JA選果場

機体整備場

作業場

水族館の観客席牛舎

体育館（文京区立小中学校25校）

COLUMN

効果が出る設置方法

3

冷風をキャッチボールさせるような配置にする

1

高さ4m以下に室内機を設置する

4

天井の低い施設では別置型を選定する

2

適切な台数を導入する

5

他熱源の影響が大きい場所には設置しない

別売品 ※「一体型」は下記のリモコン、風向ガイド、ドレンソケットの6品を標準付属しています。
品名

リモコン

標準多機能ワイヤードリモコン※8段変温管理可能

品番

KBOP-34MA1

外観

備考○標準機能に加え様々な機能を備えた優れたリモコン 冷暖切替可能○使いやすいシンプルなボタン配置と大きな液晶画面（同時運転）○リモコン1台で最大16系統まで運転制御可能○故障時には異常情報も表示

風向ガイド
ドレンソケット
ドレン
パン
フィルター

風量ボリューム
コントローラー

KBOP-VA02C○風量を無段階に変更可能○１セットに１個○防水タイプ

室外ユニット用
風向ガイド

KBOP-SH96SG○室外ユニットの風向変更用○上、下、右、左の4方向に設置可能○2個まで取り付け可能

可変風向ガイド（ハウス内ユニット用）

KBOP-GV01B○室内ユニットの風向を手動で変更可能

ハウス内ユニット用
ドレンソケット

KBOP-DS05○室内ユニットのドレン配管接続用（冷房する場合などに使用）

室外ユニット用
ドレンソケット

KBOP-DS06○室外ユニット用

ぐっぴーバズーカ
ハウス内ユニット用
集中ドレンパン

ES-SDP3○室内ユニットのドレン受け用

ぐっぴーバズーカ
ハウス内ユニット用
吸込フィルターセット

ES-BZF22〇ワタボコリが気になる場合に使用〇フィルター枠＋設置ビス＋フィルター3枚のセット

上記用フィルター

ES-BZF02〇メインフィルター2枚＋サイドフィルター1枚のセット

必須別売品※「一体型」
は別品番の専用風向ガイドが標準付属になります

仕様表
一体型

室内機･室外機別置型

品名 ぐっぴーバズーカ一体化セット（通称:スポットバズーカ）

品名 ぐっぴーバズーカシングルタイプ（略称:BZシングル） 品名 ぐっぴーバズーカツインタイプ（略称:BZツイン）

相当馬力（最大7馬力）4馬力
ES-IS112
三相200V 50Hz/60Hz
電源（5.0〜18.2）
暖房定格 11.2
能力（ｋW）（5.5〜16.4）
冷房定格 10.0
圧縮機電動機出力（ｋW） 2.80
送風機電動機出力（ｋW） 0.25+0.12
最大運転電流（A）
18.7
風量（㎥/min）
強83、定格57（最大7馬力）
4馬力
KBHP-GP112-S2
三相200V 50Hz/60Hz
電源（5.0〜18.2）
暖房定格 11.2
能力（ｋW）（5.5〜16.4）
冷房定格 10.0
圧縮機電動機出力（ｋW） 2.80
送風機電動機出力（ｋW） 0.25+0.12
最大運転電流（A）
18.7
風量（㎥/min）強83、定格57（最大9馬力）
7馬力
KBHP-GP180-T2
三相200V 50Hz/60Hz
電源（10.0〜28.0）
暖房定格 18.0
能力（ｋW）（9.0〜25.0）
冷房定格 16.0
圧縮機電動機出力（ｋW） 4.30
送風機電動機出力（ｋW） 0.25×2 +0.30
最大運転電流（A）
26.7
風量（㎥/min）
強166、定格114
2台合計

室内:920×950×330（+211）
外形寸法
（mm）
（+73）
室外:1350×950×330
H:高さ×W:幅×D:奥行き※（+70）
一体化全体:1575×1092×1182

外形寸法
（mm）
室内:920×950×330（+211）
H:高さ×W:幅×D:奥行き 室外:1350×950×330
（+73）

外形寸法
（mm）
室内:920×950×330（+211）
H:高さ×W:幅×D:奥行き 室外:1338×1050×330（+87）

製品質量（kg）

製品質量（kg）

製品質量（kg）

バズーカ

バズーカ

相当馬力

発注用品番相当馬力

総合品番

室内:52 室外:90 一体化全体:220kg※

総合品番

室内:52 室外:90

室内:52×2 室外:122仕様の詳細は、機種別カタログ、または技術資料をご覧ください。
注）
スポットエアコンとして使用される場合、ほとんどの運転時間帯で最大能力に近い運転になると想定されます。
したがって、消費電力は電動機出力の合計×1.25（電力会社の低圧契約の考え方と同じ）としてお考えください。

外形寸法図
一体型

室内機･室外機別置型

発注用品番:ES-IS112

950

シングルタイプ

後吸込口

室内ユニット

ツインタイプ

1575

後吸込口

シングルタイプ
室外ユニットKBHP-GP140-2

950

132

室外ユニットKBHP-GP224-2

370

吹出口

330

後吸込口

ツインタイプ

600

横吸込口

920

配線用穴
配管用穴

ファン

吹出口
コネクタ
形状

サービスパネル

370 920

室内ユニット
GI-P112-A2×2

330

330

運搬用
取手

580

横吸込口

GI-P112-A2

541

161

600

横吸込口

370
吹出口

403
1050

330

417

1182
サービス
パネル

※
高さ1575×幅1092×長さ1182（+70）

電源引掛型差込プラグ、接地形 3P 30A250V
プラグ品番：WF8430（Pana）

1350

注）
プラグは似て非なるものが多種類あります。上記品番のプラグに接続できるコネクタをご用意ください。
※予告なく変更の可能性あり

安全に関するご注意

エアコンの使用対象について

サービス
パネル

運搬用
取手

1338

1338

運搬用
取手

1338

前配管
カバー
後配管
カバー

前配管
カバー
後配管
カバー
ご使用場所について

このカタログに掲載のエアコンは、スポット冷暖房用装置です。
●食品、動物、精密機械、美術品等の保存等の特殊用途に使用しないでください。品質低下等の原因になることがあります。
●車両、船舶の空調用等としては使用しないでください。水漏れ、漏電の原因になります。

●可燃性ガスの漏れる恐れや引火物のあるところへは据え付けないでください。
可燃性ガス・腐食性ガスの発生、流入、滞留の恐れのある場所やカーボン繊維、粉体、オイルが浮遊する場所では使用しないでください。

●ご使用の前に、「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくご使用ください。
●取扱説明書や技術資料、ラベルに記載された内容でご使用されない場合は、保証の対象外となります。

●薬品散布時には、機器にカバーを掛けるなど薬品等が直接かからないようにしてください。
また硫黄等、機器に悪い影響をおよぼす恐れのあるものは使用しないでください。

別置型の据え付け、電気工事・冷媒配管工事などは、販売店または専門業者に依頼してください。
●ご自分で据え付け工事をされ不備があると、水漏れや感電、火災の原因になります。
●小部屋に据え付ける場合は、冷媒漏洩時の限界濃度を超えない対策が必要です。

指定の冷媒以外は絶対に使用（追加補充・入れ替え）しないでください。
●指定の冷媒以外を使用された場合、機器の故障や安全性の確保に重大な障害をもたらすおそれがあり、弊社は一切その責任を負いません。

ご使用に際して据え付けに際して冷媒について

販売元

株式会社 イーズ

https://www.esinc.co.jp/
本社

薬品等の散布について【問合せ先】〒105-0004 東京都港区新橋 3-3-13 3F
TEL 03-6273-3356

西日本 〒532-0011 大阪市淀川区西中島 6-1-15 4F
支店 TEL 06-4862-6775
九州 〒810-0043 福岡県福岡市博多区堅粕 4-22-29
営業部 TEL 092-260-9900

営業時間 9：00〜17：00（土･日･祝日除く）

お問い合わせはこちらへ

0120-838722●商品仕様等につきましては、改良のためお断りなしに変更する場合がありますので、ご了承ください。
●商品の色は、印刷の関係で若干異なる場合がありますのでご了承ください。
●記述内容は2019年9月時点のものです。

〒815-0031 福岡県福岡市南区清水4-19-18
ソリューション事業本部 営業部

TEL. 092-551-1776
FAX. 092-511-8693

http://q-tecno.co.jp