商品名型式

斜視図

空気加熱用シェル型ヒーター ＳＡＳ型
説明

シェルに板フランジヒーターを差し込んだ空気加熱ヒーター
特長
空気・ガス等を加熱するヒーターです。材質は全て SUS304 で、温度過昇防止センサー付も標準仕様です。
また、流体を直接加熱しますので熱効率が良く、出口温度をご希望通りに設定できます。

用途

図 2 空気加熱用シェル型ヒーター

空気加熱・蒸気加熱・窒素ガス加熱・水素ガス加熱・オゾン加熱・混合ガス加熱等 広範囲の用途をもつシェル型ヒーターです。

写真仕様
設 置 場 所：屋内仕様 シェッド(レインカバー)付きは屋外仕様
電源 ：3 相 200V
ワット密度 ：2W/㎝ 2
温度 ：ＩＮ側が150℃を超える時は高温タイプとなります。
制
御 ：温度過昇防止センサー付材
質 ：オール SUS304
フランジ ：JIS5K （表１参照 F１、F２）

図面

写真 1 Ｎ2 ガス加熱器

図 1 空気加熱用シェル型ヒーター

型番説明ＳＡＳ－３２０２０：容量 20kW
３ ：3 相 200VＳ ：ケーシングが SUS304 製
ＳＡ：空気加熱用シェル型ヒーター
写真 2 塩素ガス加熱器（ハステロイ）種類

表 1 型番表

SAS－34

容量kW4Ｌ㎜
600

L1㎜
430H
F1㎜
400 100A

ﾋｰﾀｰ
本数50A
6－310

10800

600

500 150

6512－318

18 1200 1000

500 150

6512－320 200V 3相20 1000

750

550 200

8018－330

30 1400 1150

550 20080

18－33535 1300 1000

600 250100

24－36060 1400 1100

700 300

125

36

型番

電圧 相数

F2

写真 3空気加熱ヒーター取扱上の注意をお読みください特注品
１．シェル型ヒーター選択について
屋内・屋外・電源・容量・加熱物・流量（ｍ3/ｈ）
・温度（℃）
・圧力｛MPaG（kgf/cm2G）｝等によりサイズ、材質を決め、さらに温度コントロール用センサー・温度過昇防止用センサー並びに回路数を決め制御盤を別置きに設けるなど打ち合わせして決定します。

写真 4 2 段型

写真 5 縦型シェル

図面

図 3 横型（2 圧）低中温タイプ

図 4 横型（2 圧）大型高温タイプ

２．シェル型ヒーター設計選択基準
1)屋内・屋外（防水・防滴構造）2)電圧：交流（通常 100V～480V）3)容量：Ｗ＝1.16×比熱×比重×流量×上昇温度×安全率
例：
空気 600m3/h（標準状態 STP）を 0℃から 300℃迄昇温
Ｗ＝1.16×0.24×1.25×600×300×1.25＝78,300W≒78.3kW
4)加熱物：耐腐食性材質選定
5)流量：容量・圧力・圧損・シェル管内流速にてサイズ選定。
6)温度：IN･OUT 温度によりターミナルボックス・ヒーターエレメ
ント・ケーシング・保温材の選定
7)圧力：ゲージ圧 0.2MPaG（2kgf／cm２G）を超え、かつ内容積が0.04ｍ3 以上の物は、第二種圧力容器構造になります☆ 圧力容器構造除外品
Ａ：内容積が 0.04m3 を超えない容器
Ｂ：胴の内径が 200 ㎜を超えないで、かつ、その長さが1000 ㎜を超えない容器
8)温度コントロールセンサー：出口温度のコントロール用
9)温度過昇防止センサー：ヒーターエレメントの温度過昇防止用10)端子台・結線材：電流値と周囲温度により選定
11)制御：サイリスタ制御・ON-OFF 制御

３．材料使用例（ヒーターエレメント・管板・シェル）
ステンレス（SUS304・SUS316・SUS316L）
・インコロイ・
チタン・ハステロイ・鋼管（SGP・STPT・STPG）

４． シェル型ヒーター特注品の発注の場合は、仕様書又は資料(p. 246)フランジヒーター計画書（シェル型）をコピーし、必要事項をご記入の上お送りください。

図 5 2 段型

注 意
１. 無風状態で使用しますと過熱して危険です。温度過昇防止装置やインターロックをとることをお薦めします。

図6

流量・温度・容量関係図

２. ヒーターOFF でも、送風機は 10 分以上運転して十分に冷却してください。
３. IN､OUT の向きを間違えないで接続してください。
４. OUT(出口の流量)を極端にしぼると高温になり破損します。
５. 標準で温度過昇防止センサーはついていますが、前段で温度コントロール用センサーをつけて二重安全装置とすることをおすすめします。

図 7 流量・温度・容量関係図
空気加熱ヒーター取扱上の注意をお読みください圧力損失計算
空気加熱用シェル型ヒーターの圧力損失
大型の板フランジヒーターやシェル型ヒーターでは、ヒーターから加熱物に熱を効率よく伝えるためにバッフルプレート（じゃま板）を使用することがある（図 1 参照）。バッフルプレートは流路を長くして加熱温度を均一にするが、圧力損失（Pressure Drop）を考慮する必要がある場合もある。
以下に 5 枚のバッフルプレートを使った空気加熱用シェル型ヒーターの圧力損失を計算した。

例題◎流量：20m３/min（標準状態）◎温度：ＩＮ─── 0℃
ＯＵＴ──250℃◎圧力：500mmAq・・・・ブロワー能力
１.①～⑬の風速を求める。
（平均温度：125℃により）

図 1 バッフルプレート（じゃま板）の配置と流速Ｖ（丸数字は「3．計算」の各項目に対応）

1.

基本式
Ｖ２
圧力損失ΔＰＴ＝ζ× ──── × γ － (1)2×ｇ
ζＶｇγ

＝＝＝＝

抵抗係数
流速（風速）[m/s]
重力加速度 9.8[m/s２]
空気の比重[kg/m３]＜ γの計 算式＞
273 ＋ IN 温度(℃)
1.033＋使用圧力(kgf/cm2) ─────────────γ＝ ────────── ××1.2（IN温度(℃)＋OUT温度(℃)）
1.033
273＋ ──────────
2

2.

流速

流速（風速）Ｖは、シェル入り口（Inlet）と出口（Outlet）の平均温度から体積膨張を考慮し、次の3 種類に分けて計算する。
1) 出入り口部分：①・⑬ ────────── [m/s]2) 管内を流れる部分：②・③・④・⑤・⑥ ──── [m/s]3) 方向転換する部分：⑦・⑧・⑨・⑩・⑪・⑫ ── [m/s]3.

計算

１ 入り口部分：①
ζ＝ 1 を基本式(1)に代入してＶ２ × γ ───────（ａ）
圧力損失ΔＰＴ＝ 1 × ────
2×ｇ
２ 管内を流れる部分：②・③・④・⑤・⑥
１ 入る方
ζ＝ 1 を基本式(1)に代入して２×Ｖ× γ ×５ヶ所 ──（ｂ）
圧力損失ΔＰＴ＝ 1────
2×ｇ
２ 出る方
ζ＝ 0.5 を基本式(1)に代入して273＋125────
273× 20＝ 29.2m３/min＝ 0.486m３/sec

0.486①・⑬ ＝ ─────────
＝ 24.7m/s(0.1584)２───── × π
40.486 × 4②～⑥ ＝ ─────────
＝ 25.8m/s(0.3095)２───── × π
40.486⑦～⑫ ＝ ─────────
＝ 6.5m/s(0.3095)２───── × π
4２.空気の比重を求める。
1.033 ＋ 0.05273+0
γ ＝ ─────── × ──────── ×1.2 ＝ 0.863＋ 250)
1.033
273＋ (0─────
2３.圧力損失を求める。
①ζ＝1 を代入して(24.7)２
1 × ──── × 0.863 ＝ 272×9.8②～⑥
入る方 ζ＝ 1 を代入して(25.8)２
1 × ──── × 0.863 ×5 ヶ所 ＝ 147
2×9.8
出る方 ζ＝ 0.5 を代入して(25.8)２0.5 × ──── × 0.863 ×5 ヶ所 ＝ 732×9.8⑦～⑫：ζ＝1 を代入して(6.5)２1 × ──── × 0.863 ×6 ヶ所 ＝ 112×9.8⑬ζ＝0.5 を代入して(24.7)２0.5 × ──── × 0.863 ＝ 132×9.8
圧力損失の合計 ＝ 27 ＋ 147 ＋ 73 ＋ 11 ＋ 13 ＝ 271 ㎜ AqＶ２
圧力損失ΔＰＴ＝ 0.5────
×× γ ×５ヶ所 ─（ｃ）2×ｇ
注 意
３ 方向転換する部分：⑦・⑧・⑨・⑩・⑪・⑫
ζ＝ 1 を基本式(1)に代入してこの計算式による結果は理論上の値であり、実際の使用Ｖ２
状況に応じて考慮すべき要因（ファクター）がいくつかあ
圧力損失ΔＰＴ＝ 1 × ──── × γ ×６ヶ所 ──（ｄ）2×ｇ
ります。
４ 出口部分：⑬
ヒーター容量や設置場所・方法などによりシェルの構造
ζ＝ 0.5 を基本式(1)に代入してＶ２ × γ ──────（ｅ）
圧力損失ΔＰＴ＝ 0.5 × ────2×ｇ
５ 圧力損失の合計
圧力損失ΔＰＴ ＝(ａ)＋(ｂ)＋(ｃ)＋(ｄ)＋(ｅ) ［㎜ Aq］（ 1［㎜ Aq］= 9.8[Pa]）空気加熱ヒーター取扱上の注意をお読みください

や大きさが異なるため、単純化した理論だけでは確定できません。
厳密な温度コントロールや流量制御が必要な場合には、実験によりヒーターの性能を確認する必要があります。

:03 -3790- 4111
日本ヒーター株式会社 FAX
ファクシミ
リ：03-3790-4111

フランジヒーター計画書（シェル型ヒーター）
内に、必要事項をご記入願います。

コピーしてご利用下さい

日本ヒーター営業部

Ｉ
Ｎ・ＯＵＴフランジの記号は下図参照のこと。

FAX:03-3790-4111 TEL:03-3790-3111
Home Page www.nippon-heater.co.jp

１．仕様書・図面Ｎｏ.
2．形状・寸法（横置・縦置）●Ｉ
Ｎ：Ｎ−●ＯＵＴ： Ｎ−

注：できるだけＯＵＴはＮ−3、Ｎ−4またはＮ−5で設計してください。
ＯＵＴがＮ−1またはＮ−2の場合、ヒーター端子冷却のため、ターミナルカバーを特殊仕様にする必要があります。

●電源取り出し口角度：°●信号取り出し口角度：° [Ｎ−6・Ｎ−7]●下図に｢天・地｣および｢最大長さ｣をご記入願います。

3．仕 様（必要事項をご記入下さい）
適用法規：
使用場所：屋（ 内 ・ 外 ）
加熱流体：
加熱流量：

資 料

資料

/ｈr（標準状態）
・ /加熱温度：ＩＮ［］℃・ＯＵＴ［電源： ・ 3φＶ（標準状態） （ IＮ ・ ＯUT）］℃

センサー（温度過昇防止用）： 無 ・ 有 （温度設定℃）

使用圧力：

ＭＰａＧ

圧力損失：ｍｍＡｑ（Ｐａ）以下希望

温度コントロール：
断熱材：
4．ご連絡先会 社 名所 在 地〒担 当 者

部署名

電話番号

TEL

行き

担当者名

FAX

E-mail234 --- 246