ニ級ボイラー技⼠試験

Ａ（平成14年1⽉〜平成14年6⽉実施分）

問１ （ボイラーの構造に関する知識）
⽴てボイラーに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
（１）多管式は、伝熱⾯積を増やすために⽕室管板と胴上部管板との間に多数の煙管を設けたものである。
（２）内部掃除や点検が便利である。
（３）狭い場所に設置でき、据付けが簡単である。
（４）構造上⽔⾯が狭いので、発⽣蒸気中に含まれる⽔分が多くなりやすい。
（５）ボイラー効率が低いため、ごく⼩容量のものに⽤いられる。

問２

熱及び蒸気に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）空間をへだてて相対している物体間に伝わる熱の移動を対流伝熱という。
（２）蒸発熱は、飽和圧⼒が⾼くなるほど⼩さくなる。
（３）過熱蒸気は、乾き飽和蒸気を更に加熱したものである。
（４）標準⼤気圧のもとで質量１kgの⽔の温度を１℃⾼めるのに要する熱量は４.１８７kＪ{１kcal}である。
（５）⽐熱の⼩さい物体は、同じ熱量を加えたとき⽐熱の⼤きい物体よりも温度の上がり⽅が⼤きい。

問３

⽔管ボイラーに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）燃焼室を⾃由な⼤きさにつくることができるので、種々の燃料及び燃焼⽅式に適応できる。
（２）負荷変動により、圧⼒や⽔位が変動しやすい。
（３）熱効率が⾼いので、破裂した場合の被害は、同⼀蒸発量の丸ボイラーに⽐較して⼀般に⼤きい。
（４）給⽔やボイラー⽔の処理に注意を要する。
（５）伝熱⾯積が⼤きくとれるので、⼀般に熱効率が⾼い。
問４

鋳鉄製ボイラーに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）各セクションは、⽔⾯の位置でニップルにより結合されている。
（２）主として暖房⽤の低圧の蒸気ボイラー⼜は温⽔ボイラーとして使⽤されている。
（３）セクションの増減により能⼒を⼤きくしたり⼩さくしたりすることができる。
（４）温⽔ボイラーでは、圧⼒の過⼤上昇を防⽌するため、逃がし管⼜は逃がし弁を必要とする。
（５）内部掃除及び検査が難しい。
問５

安全弁に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）安全弁には、てこ式、ばね式、おもり式の３種類がある。
（２）ばね安全弁は、最も多く⽤いられる安全弁で、作動が確実である。
（３）てこ安全弁は、安全弁に加わる全圧⼒が４９００Ｎ｛５００㎏ｆ｝をこえる場合には使⽤してはならない。
（４）ばね安全弁は、ばねの調整ボルトによって吹出し圧⼒を細かく調整することができる。
（５）ばね安全弁は、⾼圧⼤容量のボイラーにも適する。
問６

管寄せに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）管寄せは、ボイラー⽔⼜は蒸気を多くの⽔管や過熱管などに分配し、また、これらの管から集めるために⽤いられる。
（２）管寄せには、必要に応じて掃除⽳、検査⽳、排⽔弁、空気弁などが取り付けられる。
（３）管寄せの形状は、断⾯が円形⼜は⻑⽅形になっている。
（４）管寄せは主として⽔管ボイラーに使⽤される。
（５）管寄せには、⾼い圧⼒のボイラー⽔や蒸気が集まるので鋳鉄製のもの
は使⽤されない。
問７ ボイラーに使⽤されるガラス⽔⾯計に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
（１）ボイラーには、原則として２個以上のガラス⽔⾯計を備え、⽔⾯計が指⽰する⽔位はいつも⼀致しているのが正常である。
（２）ボイラー⽔は下のコックを通り、蒸気は上のコックを通って、ガラス管にボイラーの⽔位が現れる。
（３）丸形ガラス⽔⾯計のガラス管の⼤きさは、内径１０mm以上、その他の⽔⾯計ではこれに相当する断⾯積のものが⽤いられている。
（４）丸形ガラス⽔⾯計は、最⾼使⽤圧⼒１ＭＰa{１０kgf/cm2}以上の⾼圧ボイラーに主として⽤いられている。
（５）平形反射式⽔⾯計は、平形ガラスの裏⾯に溝をつけてあるので、⽔位が⾒分けやすい。

問８か。

蒸気⽤の各種の弁に関する次の記述のうち、誤っているものはどれ（１）アングル弁は、蒸気の⼊⼝と出⼝の流れの向きが直⾓になっている。
（２）⽟形弁は、蒸気の流れが弁内でＳ字形になるため抵抗が⼤きい。
（３）仕切弁は、蒸気が直線状に流れ、抵抗が⾮常に⼩さいので⾼圧⼤⼝径⽤として⽤いられる。
（４）逆⽌め弁は、蒸気の逆流防⽌のために⽤いられる。
（５）主蒸気弁としては、仕切弁⼜はアングル弁が⽤いられ、⽟形弁は⽤いられない。
問９

連続吹出し装置に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）作動させるときはボイラーを⽌め、吹出しを連続的に⾏う。
（２）⻑時間連続運転のボイラーに⽤いられる。
（３）ボイラー⽔の不純物の濃度を⼀定に保つように調節弁によって吹出し量を加減する。
（４）ボイラー⽔を少量ずつ連続的に吹出しする。
（５）⼀般に容量の⼤きいボイラーに⽤いられ、吹出した⽔の熱回収を図る装置を併⽤している。
問１０

⼆要素式⾃動給⽔調整装置が作動する要素の組み合せとして、正しいものは次のうちどれか。
（１）蒸気流量と給⽔量（２）ドラム⽔位と蒸気流量（３）蒸気圧⼒と給⽔量（４）給⽔量とドラム⽔位（５）ドラム⽔位と蒸気圧⼒

問１１ （ボイラーの取扱いに関する知識）
ボイラーの⾃動制御に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
（１）主安全制御器は、⽕炎検出器その他からの信号を受けて、確実に燃焼の制御のための指令を発する装置である。
（２）⽔位検出器の代表的なものとして､フロート式(浮⼦式）や電極式がある。
（３）オンオフ式蒸気圧⼒調節器（電気式）には、普通、スイッチに熱膨張管が⽤いられる。

（４）硫化カドミウムセル（Ｃd Ｓセル）は、光導電現象を利⽤して⽕炎を検出する装置である。
（５）フレームロッドは、⽕炎の導電作⽤を利⽤して⽕炎を検出する装置である。
問１２

⼿動操作による空気噴霧式バーナを使⽤する油だきボイラーの点⽕順序として、正しいものは(1)〜(5)のうちどれか。
ただし、Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄはそれぞれ次の操作を表す。
Ａ

噴霧空気⽤バルブを開く。

Ｂ

油弁を開く。

Ｃ

点⽕⽤⽕種をバーナの先端に近づける。

Ｄ

煙道ダンパを開く。

（１）Ａ→Ｂ→Ｃ→Ｄ（２）Ｂ→Ａ→Ｄ→Ｃ（３）Ｃ→Ｄ→Ｂ→Ａ（４）Ｄ→Ｃ→Ａ→Ｂ（５）Ｄ→Ａ→Ｂ→Ｃ
問１３ ボイラーのスートブローについての注意事項として、誤っているものは次のうちどれか。
（１）蒸気⼜は圧縮空気のドレンをよく抜いて⾏う。
（２）⼀箇所に⻑く吹きつけない。
（３）消⽕した直後の⾼温炉内では⾏ってはならない。
（４）最⼤負荷よりやや低いところで⾏う。
（５）吹きつけるときは、誘引通⾵を減少させ、かつ、燃焼量を下げて⾏う。

問１４か。

ボイラー運転中の留意事項として、誤っているものは次のうちどれ（１）ボイラーの⽔位は常⽤⽔位を保持し、安全低⽔⾯以下にならないようにする。
（２）ガラス⽔⾯計の⽔位が絶えず上下⽅向にかすかに動いていることを確かめる。
（３）安全弁が吹いたときは圧⼒計の指⽰値と対⽐し、設定どおりの圧⼒で作動したことを確かめる。
（４）燃焼量を増すときは空気を先に増し、燃焼量を減ずるときは燃料の送⼊を先に減少させる。
（５）ボイラーの種類を問わず、ボイラー⽔の吹出しは、ボイラー使⽤中は絶対に⾏ってはならない。
問１５

圧⼒計の取扱いに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
（１）指針に狂いがないかを調べるときは、圧⼒計の背⾯を指先で軽くたたいてみる。
（２）圧⼒計の指針の動きに疑いがあるときは、予備の正確な圧⼒計に取り替えて⽐較してみる。
（３）圧⼒が０のときに残針があるものは取り替える。
（４）圧⼒計には、直接蒸気を導⼊して正確な蒸気圧⼒を測る。
（５）圧⼒計は、⽬盛りがよく⾒えるようにガラスを常に清掃する。
問１６

キャリオーバ（プライミング、ホーミング等）が起きた場合の処置として、誤っているものは次のうちどれか。
（１）ボイラー⽔の⼀部を吹き出し、新しい⽔を⼊れる。
（２）主蒸気弁を急開して圧⼒を下げる。
（３）燃焼量を下げる。
（４）⽔位が安定したら安全弁や⽔⾯計の試験をし、圧⼒計の連絡管を吹かしてみる。
（５）ボイラー⽔の試料をとり⽔質試験を⾏う。
問１７か。

安全弁の調整等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれ（１）エコノマイザの逃がし弁（安全弁）は、ボイラー本体の安全弁より⾼い圧⼒に調整する。
（２）過熱器⽤安全弁は、ボイラー本体の安全弁より先に吹き出すように調整する。
（３）ばね安全弁の場合は、ばねをある程度締め、圧⼒が上がって吹き出したら更にばねを締めて所定の圧⼒で吹くように調整する。
（４）２個以上ある安全弁は、いずれか１個を最⾼使⽤圧⼒以下で作動するよう調整したときは、他の安全弁を最⾼使⽤圧⼒の４％増以下で作動するように調整することができる。
（５）安全弁の⼿動試験は、最⾼使⽤圧⼒の７５％以上に達してから⾏う。
問１８ボイラーのアルカリ洗浄に関する次の記述のうち、正しいものはど

れか。
（１）アルカリ洗浄は、ボイラー内のスケールを溶解除去するために⾏う。
（２）アルカリ洗浄を⾏うとボイラーの強度が増す。
（３）アルカリ洗浄は、ボイラー内⾯に付着、残留している油脂、ペンキ類などを除くために⾏う。
（４）つり下げ形過熱器のような排⽔のできないものにアルカリ洗浄を⾏うと腐⾷防⽌の効果が⼤きい。
（５）アルカリ洗浄の⽬的は、ボイラーにスケールを発⽣させないためである。

問１９

⽔管理の⽬的についての説明として、誤っているものは次のうちどれか。
（１）ウォータハンマを防⽌する。
（２）伝熱⾯におけるスケールの⽣成付着を予防する。
（３）アルカリ腐⾷を防⽌する。
（４）キャリオーバ（ホーミング）を防⽌する。
（５）腐⾷の発⽣を防⽌する。

問２０

イオン交換法についての説明として、誤っているものは次のうちどれか。
（１）不溶性多孔質の固体で、⾃⾝がもつイオンを他のイオンと交換できる物質をイオン交換体という。
（２）イオン交換法には、⼤別して単純軟化、脱炭酸塩軟化及びイオン交換⽔製造がある。
（３）Ｎa塔の再⽣には⾷塩⽔を⽤いる。
（４）単純軟化法は、Ｎa形強酸性陽イオン交換樹脂を⽤いる。
（５）イオン交換処理⽔は、脱酸素の必要はない。

問２１ （燃料及び燃焼に関する知識）
重油の凝固点と流動点に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
（１）凝固点とは、油が低温になって凝固するときの最⾼温度をいう。
（２）流動点とは、凝固点より２.５℃⾼い温度をいう。
（３）重油を輸送する場合には、重油を凝固点以上の温度に保たなければならない。
（４）流動点の⾼い重油は取扱い上好ましいものではない。

（５）Ｃ重油の流動点は、規格には定められていないが、劣質なものでは１８℃くらいのものもある。

問２２

液体燃料と⽐べた気体燃料の特徴に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
（１）単位体積当たりの発熱量が極めて⼩さく燃料の貯蔵、輸送に経費がかかる。
（２）点⽕及び消⽕時にガス爆発の危険性が⼩さい。
（３）燃焼が均⼀であるが、調節が困難である。
（４）⼀般に、灰分及び硫⻩分の含有量が多い。
（５）燃焼ガスが、伝熱⾯及び⽕炉壁を汚損しやすい。

問２３

油だきボイラーにおける燃料油の加熱に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
（１）油加熱器の加熱⽅法としては、蒸気による間接加熱が⼀般に広く⽤いられる。
（２）Ａ重油は、⼀般に加熱する必要がない。
（３）Ｂ重油の加熱温度は、５０〜６０℃とするのが普通である。
（４）燃料油の加熱温度が⾼いほど粘度は⾼くなる。
（５）燃料油の加熱温度が⾼すぎると炭化物⽣成の原因となる。

問２４

ガスバーナに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）ガスバーナは、液体燃料のバーナに⽐べ多くの種類があるが、⼤別すると拡散形と予混合形に分けられる。
（２）拡散形バーナは、燃料噴出ノズルの形式によってガンタイプ、リングタイプ、スパッドタイプなどに分類される。
（３）予混合形バーナには、完全予混合形と部分予混合形とがある。
（４）部分予混合形バーナの形式にはブンゼン形とベンチュリ形とがある。
（５）部分予混合形バーナは、⼆次空気を供給する必要がない。
問２５

着⽕温度に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

（１）燃料を空気中で加熱し、他から点⽕しないでも⾃然に燃え始める温度（２）燃料が燃えているときの温度（３）燃料に⽕を着けたときに燃え始める温度（４）燃料が炉内で燃える最低温度

（５）燃料が加熱されてその⼀部が蒸気となり、⽕炎を近づけると着⽕する
最低温度
問２６

重油バーナに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）圧⼒噴霧式バーナは、油に⾼圧⼒を加えこれをノズルチップから噴出させるもので、霧化媒体を必要としない。
（２）回転式バーナは、回転軸に取り付けられたカップの先端外周で油を微粒化する。
（３）混気噴霧式バーナは、霧化媒体として中圧蒸気を⽤いるので蒸気の消費量が多く、⼤容量のボイラーに限って使⽤されている。
（４）⾼圧蒸気（空気）噴霧式バーナは、圧⼒を有する蒸気⼜は空気を⽤いてそのエネルギーで油を霧化する。
（５）ガンタイプバーナは、ファンと圧⼒噴霧式バーナを組み合わせたもので暖房⽤ボイラーに多く⽤いられている。

問２７

平衡通⾵⽅式に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

（１）煙突と押込ファンとを併⽤した⽅式である。
（２）押込ファンと誘引ファンとを併⽤したものである。
（３）ファンを煙道の終端⼜は煙突の下部に設けて、燃焼ガスを吸い出す⽅式である。
（４）煙突によって通⾵を⽣じさせるものである。
（５）ファンにより燃焼⽤空気を炉内に送り込む⽅式である。

問２８ 次の⽂中の（）の中に⼊れるＡ及びＢの⽤語の組合せとして、正しいものは(1)〜(5)のうちどれか。
「⼀般に窒素酸化物のうち⼤気汚染物質として重要視されるのは（Ａ ）と（ Ｂ ）である。」
Ａ（１）四⼆酸化窒素（２）無⽔亜硝酸（３）⼀酸化窒素（４）⼀酸化窒素（５）⼆酸化窒素
問２９Ｂ
無⽔亜硝酸
亜酸化窒素
⼆酸化窒素
三酸化窒素
三酸化窒素

ばいじんの低減対策として、誤っているものは次のうちどれか。

（１）無理だきをしないこと。
（２）通⾵⼒を少なめに調節しておくこと。
（３）灰分⼜は残留炭素の少ない適切な燃料を選ぶこと。
（４）燃焼室、燃焼装置を改善すること。
（５）集じん装置を設けること。
問３０

通⾵についての説明として、誤っているものは次のうちどれか。

（１）炉及び煙道を通して起こる空気及び燃焼ガスの流れを通⾵という。
（２）通⾵の⽅式には、⾃然通⾵と⼈⼯通⾵とがある。
（３）⾃然通⾵⽅式は、動⼒を要せず簡単であるので、⼩容量ボイラーに多く⽤いられる。
（４）⼈⼯通⾵には、ファンなどが必要である。
（５）煙突によって⽣じる通⾵⼒は、ガスの温度に関係なく、煙突の⾼さにより変化する。
問３１ （関 係 法 令）
ボイラーの伝熱⾯積に算⼊しないものは、次のうちどれか。
（１）管寄せ（２）煙管（３）⽔管（４）炉筒（５）空気予熱器

問３２ ボイラー（⼩型ボイラーを除く。）の次の部分を変更するとき、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署⻑に提出する必要のないものはどれか。
（１）炉筒煙管ボイラーの煙管（２）⽔管ボイラーの管寄せ（３）内だき煙管ボイラーの管ステー（４）外だき横煙管ボイラーのガセットステー（５）多管式⽴てボイラーの管板

問３３ ボイラー技⼠の免許を受けた者でなければ取り扱うことができない
ボイラ
ーは、次のうちどれか。
（１）伝熱⾯積が３０ｍ2の気⽔分離器を有していない貫流ボイラー（２）胴の内径が７００mmで、かつ、その⻑さが１２００mmの蒸気ボイ

ラー（３）最⼤電⼒設備容量５０kＷの電気ボイラー（４）伝熱⾯積が４ｍ2の蒸気ボイラー（５）伝熱⾯積が１４ｍ2の温⽔ボイラー

問３４ボイラーの給⽔装置等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
（１）蒸気ボイラーには、最⼤蒸発量以上を給⽔することができる給⽔装置を備えなければならない。
（２）⾃動給⽔調整装置は、蒸気ボイラーごとに設ける必要はない。
（３）貫流ボイラーには、給⽔管の逆⽌め弁を省略することができる。
（４）近接した蒸気ボイラー２基を結合して使⽤する場合には、２基を１の蒸気ボイラーとみなし、給⽔装置を設置することができる。
（５）伝熱⾯積が１０m2を超える蒸気ボイラーの給⽔弁の呼び径は、２０Ａ以上としなければならない。

問３５ボイラー（⼩型ボイラーを除く。）の定期⾃主検査に関する次の記

述のう
ち、誤っているものはどれか。
（１）使⽤を開始した後、１⽉以内ごとに１回、定期に、⾃主検査を⾏わなければならない。
（２）給⽔装置については、損傷の有無及び作動の状態について検査する。
（３）⾃主検査を⾏って、異状を認めたときは、補修その他の必要な措置を講じなければならない。
（４）⾃主検査を⾏ったときは、その結果を記録し、これを２年間保存しなければならない。
（５）⽔位調節装置については、機能の異常の有無について検査する。
問３６

使⽤再開検査を受けなければならない場合は、次のうちどれか。

（１）所定の⼿続き後、ボイラー検査証の有効期間を超えて使⽤を休⽌していたボイラーを再び使⽤しようとする場合（２）使⽤を廃⽌したボイラーを再び使⽤しようとする場合（３）ボイラー検査証の有効期間を更新しようとする場合（４）構造検査を受けた後、１年以上（設置しない期間の保管状況が良好であると都道府県労働局⻑が認めたボイラーについては２年以上）設置されなかったボイラーを設置し使⽤しようとする場合（５）ボイラーの修繕⼯事が完了した場合

問３７

附属品の管理に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）圧⼒計は、その内部が凍結しないようにすること。
（２）圧⼒計の⽬もりには、当該ボイラーの最⾼使⽤圧⼒を⽰す位置に⾒やすい表⽰をすること。
（３）圧⼒計は、使⽤中その機能を害するような振動を受けることがないようにすること。
（４）燃焼ガスに触れる給⽔管、吹出管及び⽔⾯測定装置の連絡管は、耐熱材料で防護すること。
（５）⽔⾼計の⽬もりには、当該ボイラーの常⽤⽔位を⽰す位置に⾒やすい表⽰をすること。

問３８

胴の内径が９００mm、かつ、その⻑さが１５００mmの⽴てボイラー（移動式ボイラー及び屋外式ボイラーを除く。）の外壁から壁、配管その他のボイラーの側部にある構造物（検査及びそうじに⽀障のない物を除く。）までの距離として、規定されている最⼩の距離は次のうちどれか。
（１）０.１５ｍ（２）０.３０ｍ（３）０.４５ｍ（４）１.２０ｍ（５）２.００ｍ

問３９ 次の⽂中の（(5)のう）内に⼊れる数字として、正しいものは(1)〜ちどれか。
「伝熱⾯積５０ｍ2の鋼製蒸気ボイラーに備える吹出し管の内径は、２５mm以上（（１）（２）

５０６０（３）（４）

７０８０（５）９０）mm以下としなければならない。」

問４０ 使⽤を廃⽌した溶接による定置式⽴てボイラーを再び設置する場
合、法令上の⼿続き順序として、正しいものは次のうちどれか。

（１）使⽤検査→設置届（２）設置届（３）設置届→落成検査→使⽤検査→落成検査→落成検査→使⽤検査（４）溶接検査→落成検査→使⽤検査（５）落成検査→使⽤検査→設置届（終り）

Copyrights(C) All Rights Riserved. 禁無断複製、無断転載
このホームページに掲載されている記事・写真・図表などの無断転載を禁じます。