RTS-00005

新晃のコンタクタ溶着検出器［エレカット］

負荷センサー

本体

点検機能表示方式・フラットタイプ
型式：RTS-38-E●●

ご使用になるお客様に必ずお渡しください。
ご使用になるお客様は必ずお読みください。

〒546-0035 大阪市東住吉区山坂1-5-16 TEL(06)6629-1123（代表） FAX(06)6623-1133 2022-03 REV-14

安全上のご注意
２.取付・配線について取り付け・配線・点検・保守の前に、必ずこの取扱説明書を熟読し、正しくご使用ください。
機器の知識、安全の情報、そして注意事項のすべてについて習熟してからご使用ください。
この取扱説明書では、注意事項を「危険」、「注意」の２つに区分しています。

●取付・配線は、専門の業者、専門知識のある人以外行なわないでください。
●電源を遮断して行ってください。

取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こり得て、死亡または重傷を受ける可能性が想定される場合。

●規定以外の環境には取付ないでください。
●エレカットの端子間のメガーテストはしないでください。

取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こり得て、中程度の損害や軽傷を受ける可能性が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される場合。
なお、に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも重要な内容を記載しているので、必ず守ってください。

記号は、危険・注意を促す内容があることを告
記号は、危険・注意を促す内容があることげるものです。図の中に具体的な注意内容が記載さを告げるものです。図の中に具体的な注意内容が記れています。
載されています。
記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容が記載されています。
記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中や近傍に具体的な指示内容が記載されます。

●定格を必ず守ってください。
●ノイズが多い環境では、エレカットの電源にスナッバ回路を通して配線してください。
●負荷センサーの二次側は電線をツイストするかまたはシールド線で配線してください。

３.点検・保守について●電源を遮断していない時には、端子部などの充電部に触れないでください。
●製品および付属品の改造は絶対にしないでください。
●点検は事業者が定めた専門知識のある人が行ってください。
●異常箇所があったときは、ただちに補修してください。

１.取り扱い全般について●取扱説明書および銘板の内容を熟知しない人は取り扱わないでください。
●取り付け時の点検や定期自主点検を必ず実施してください。

P.1●ヒューズは所定の容量以上のものと絶対に交換しないでください。
●保守・点検を実施するときは、作業中の表示（点検中など）を必ず行ってください。

目次

はじめに
このたびはエレカットをご購入いただきまして、

安 全 上 の ご 注 意 ............................................

P.1

誠にありがとうございました。

は じ め に .......................................................

P.2

目 次 ..............................................................

P.2［１］お手元のエレカットの確認 ...................

P.3

エレカットは主に電磁接触器の接点の溶着を検出する機器で、弊社の商品名です。
本製品は一般工業向けの汎用品として国内での使用を前提に設計・製造をしています。
原子力、航空、鉄道及び医療機器等の人命や財産に甚大な影響が予測される場所や外国では使用しないでください。
この取扱説明書は専門の業者、専門の知識のある人がエレカットをクレーン・ホイストに取付・管理される場合を想定して記述しています。
本書を最後までよく読んで理解してからエレカットの周辺回路の設計を行ない、それに基づいて取付・配線を行なってください。

1.1：製品の確認
1.2：仕様の確認［２］各部の名称・寸法 .................................

P.3

2.1：エレカット本体（RTB）
2.2：負荷センサー（CTL-W）［３］動作原理 ..............................................

P.3［４］型式の表示・仕様・定格 .......................

P.4

4.1：型式の表示
4.2：電源電圧4.3：消費電力
4.4：出力部の電気定格
4.5：負荷センサーの一次側の電流の範囲
4.6：負荷センサーの一次側の回路電圧
4.7：電磁接触器の励磁電流の検出範囲
4.8：取付環境

本書はエレカットの近くに保管していただき、不明な点が生じたときに活用してください。

4.9：重量［５］本体の端子機能および負荷センサー .......

P.4

5.1：本体（RTB）の端子機能
5.2：負荷センサー（CTL-W）［６］ホイストに取り付けた配線例 ................

P.5

6.1：直流操作形電磁接触器の場合
6.2：交流操作形電磁接触器の場合［７］取付および配線の注意点 .......................

P.6

7.1：取付前
7.2：取付・配線
7.3：配線後［８］点検 .....................................................

P.7

8.1：取付時の点検
8.2：定期点検［９］保守 ....................................................

P.8

9.1：本体内のヒューズの交換方法
9.2：製造年および製造番号の表示
9.3：寿命9.4：保証規定［１０］困ったときの対応 .............................

P.9

10.1：励磁電流・負荷電流の確認方法
10.2：負荷を駆動していないときに負荷センサーが誘導または漏れ電流を検出する場合の対応
10.3：エレカットの動作条件が時々生ずる場合の例［１１］銘板類の詳細 ....................................

P.10

11.1：安全上のご注意銘板
11.2：型式銘板
11.3：電源電圧銘板
11.4：説明銘板
11.5：操作銘板［１２］Ｑ＆Ａ ..............................................

P.11

P.2

P.3

番号
123456789101112131415［１］お手元のエレカットの確認
１.１：製品の確認
次の品が揃っていることをご確認ください。
1.1.1）本体..................................................... 1個
付属品［圧着端子9個、取付ネジ（M4-25L）4本と本体内に予備ヒューズを一式］
1.1.2）負荷センサー（CTL-W）.......................... 1個
付属品［圧着端子2個、取付ネジ（M4-12L）2本］
1.1.3）取扱説明書............................................ 1部
１.２：仕様の確認
仕様をもう一度ご確認ください。

［２］各部の名称・寸法２.１：エレカット本体（RTB）

名称
本体（ボックス）
カバー
溶着ﾁｪｯｸ用波形ｽｲｯﾁ
溶着表示LED
ﾘｾｯﾄ釦
型式銘板
電源電圧銘板
説明銘板
操作銘板
安全上のご注意銘板
端子ｶﾊﾞｰ
端子番号
端子台
ｶﾊﾞｰ､本体取付ﾈｼﾞ
本体専用取付ﾈｼﾞ

備考

詳細はﾍﾟｰｼﾞ10参照
同上
同上
同上
同上

M4-25L
M4-25L

2.2：負荷センサー（CTL-W）

2.1.1）各部の名称［３］動作原理
エレカットは電磁接触器のコイルに流れる電流（端子8-9または端子8-10に入力：励磁電流信号）と負荷に流れる電流（CTL-Wを介して端子6-7に入力：負荷電流信号）を比較し、前者がOFFで後者がONの状態が連続して検知時差［本体内のディップスイッチ(DS)がONの時：0.4sec, OFFの時：1sec］以上続いた時に電磁接触器の"接DS：ディップスイッチ
F1,F2：ヒューズ

励磁電流表示用LED
負荷電流表示用LED

点溶着"と判断して動作します。エレカットの動作時にはリレーを検知時差の設定
ON：0.4sec
OFF：1sec

ONON

1OFFDS
F2F1DSの詳細図
カバーを外した図駆動して、その接点信号を出力します。この出力によって主回路の遮断器を操作して装置の暴走を防ぐことができます。

リセット方法は動作原因を除去してから、電源をOFFにするか、リセット釦を押せばできます。ディップスイッチ(DS)の詳細は2.1項を参照してください。
1232.1.2）寸法ａ）外形寸法（RTB）
125（W）x180（H）x46（D）
ｂ）取付穴 4ー4.4（取付ピッチ113x168）

出力

4F25678910RTS-38-E

電源

負荷電流信号
PC
F1

溶着検出
手段

励磁電流信号

FPC

検知
時差：ヒューズ：フォトカプラ

131211

［４］型式の表示・仕様・定格
４.１：型式の表示

５.２：負荷センサー（CTL-W）

RTS-38-E

5.2.1）一次側の配線

４.２：電源電圧
AC100/110V 50/60Hz または AC200V/220V 50/60Hz
電圧変動率ａ）三相交流（R相、S相、T相）のなかの二相を選択して、無負荷および定格運転時に於いて、負荷センサーの検13％以下

４.３：消費電力

出電流の範囲になるような貫通数で方向も合わせてそれぞれ入力してください。

1.6VA

４.４：出力部の電気定格
有接点リレーの接点出力(1c)：AC 250V 3A, DC 30V 3A

例

R相：１

S相：０

T相：１

電気的寿命は8万回以上（定格負荷、開閉頻度1,800回／H）

４.５：負荷センサーの一次側の電流の範囲
ａ）電流を検出する範囲：1.0 AT〜160 AT
但し、一相のみ入力時には下限値が1.4倍になります。
ｂ）電流を検出しない範囲：0 AT〜0.2 AT（AT:電流値と貫通数の積）

４.６：負荷センサーの一次側の回路電圧
AC600V以下

エレカット本体

４.７：電磁接触器の励磁電流の検出範囲
AC/DC 16mA 〜 2Aｂ）負荷が大きく負荷電流が定格（160AT）を超える場

４.８：取付環境

合または動力線の線径が太く規定の貫通数が入力で周囲温度０〜５５℃

きない時には、市販の変流器（CT1,CT2）と組み合

湿度８５％以下、結露なきこと。

わせて結線してください。その際には市販の変流器制御盤内に取付および負荷センサー（CTL-W）の入力方向をそれぞ４.９：重量れ合わせてください。

本体：0.75kg,負荷センサー：0.21kg

負荷センサー［５］本体の端子機能および負荷センサー
５.１：本体（RTB）の端子機能
端子番号機能

１ー２

電源入力

３〜５

６ー７

８〜１０

11〜13

配線
指示された電圧を入力してください
端子部

動作時の出力接点（電気的保持）３ー４

有接点リレー閉

３ー５

有接点リレー開

出力端子

負荷電流
入力端子

負荷センサー（CTL-W）の二次側に配線してください

励磁電流
入力端子

対象とする電磁接触器の励磁電流が端子8-9間（過電流保護用ヒューズを使用しない場合は端子8-10）に流れるように配線してくださいなし

エレカット本体

貫通数Nの計算式
1.0 (A)X

CT1,CT2の定格一次電流 (A)CT1,CT2の定格二次電流 (A)X

負荷電流の最小値 (A)N＝Nは小数点以下切り上げとします。
5.2.2）二次側の配線
本体の負荷電流入力端子に配線してください。

P.4

P.5

［６］ホイストに取り付けた配線例
RTB
F
CTL-W
PB
PLMC
TRNF

６.１：直流操作形電磁接触器の場合

RTB

AC 200/220V50/60Hz

PC

電源
F1F2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13：エレカット本体：ヒューズ：負荷センサー（付属）：押釦スイッチ：表示灯：電磁接触器：トランス：ノイズフィルター

NF〜+〜 交流電源／直流電源 -MC0CTL-W
MCECLS2

MC EC

入

MC 1

MC0切

M1

上

LS1 MC 2下

MC 1M2

東MC 4

横行

西MC 3

南

MC 6

北

MC 5

巻上巻下
MC 3

MC 5

MC 2

MC 4M3
走行PB

MC 6

MC1
MC2
MC3
MC4
MC5
MC6６.２：交流操作形電磁接触器の場合
AC 400/440V50/60Hz

RTBPC

電源

TRF2F11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13MC0NF

CTL-W

LS2PL入
MC 1M1MC0切
上LS1 MC 2下

MC 1M2東MC 4

横行西MC 3

南MC 6北MC 5

巻上巻下
MC 3

MC 5

MC 2

MC 4M3走行MC 6
注記PB

この二つの例では、二つ以上のスイッチを同時操作するときにはすべてのスイッチを OFF にするまで接点の溶着を検出することができません

MC1MC2MC3MC4MC5MC6

［７］取付および配線の注意点7.2.2）配線ａ）本体の端子台からカバーを指で長手方向に湾●取付・配線は、専門の業者、専門曲して外してください。

知識のある人以外は行なわないでください。

ｂ）配線●取付・配線は、電源を遮断して行ってください。※感電します。

７.１：取付前7.1.1）取付環境のチェック●ノイズが多い環境では、エレカットの電源にスナッバ回路（ノイズフィルター等）を通して配線してください。
●負荷センサーの二次側の配線は電線をツイストするかまたはシールド線を●規定（４ページの［４.８取付環境］）以外の環境には取付ないでください。

使用し、電線の太さは0.8sq以上にしてください。

１）負荷センサーの二次側は、誘導の影響を少な
7.1.2）周辺回路の設計くするために動力線の近くに平行して配線することは、できるだけ避けてください。
２）設計した回路に従って、付属の丸形圧着端子を使用して配線してください。端子ネジの締●定格を必ず守ってください。

め付けは確実（締め付けトルクは8kgf-cm）(締め付けトルクは0.5～0.75N･m)に行ってください。

注記
エレカットの同一回路で複数の電磁接触器の接点の溶着を検出するときには複数の電磁接触器の操７.３：配線後作電流をすべてOFF にするまで接点の溶着を検出できません。

７.２：取付・配線
電気工事は電気設備技術基準および内線規定●エレカットの端子間のメガーテストはしないでください。
※エレカットの故障の原因になります。に従ってください。
7.2.1）取付ａ）同一の制御ボックス内に本体と負荷センサー7.3.1）チェックの手順

取付用のM４のネジ穴加工をしてください。
ｂ）本体は付属のネジ（M4-25L）で４箇所を固定し、負荷センサーは付属のネジ（M4-12L）で２箇所を固定してください。

ネジの締め付けトルクは1.2～1.4N･mとします。
ネジの締め付けトルクは12〜14kgf-cmとします。

ａ）配線が設計通り行なわれているか確認してください。
ｂ）エレカットを［８］点検の項に従って動作の確認を実施してください。
ｃ）本体の端子台にカバーを取付けてください。

P.6

P.7

［８］点検

８．２：定期点検
8.2.1）一般ａ）エレカットの取り付けから推定寿命年数が経過し ていれば交換してください。（製造年及び寿命は［９］保守の欄●取付時の点検や定期自主点検（月例または年に数回以上）を必ず実施してください。
※故障等の発見ができない恐れがあります。

を参照）
ｂ）電源を投入して装置が正常に動作することを確認してください。
8.2.2）接点の溶着検出のチェックａ）接点の溶着チェック用波形スイッチを テスト側に倒してください。（励磁電流信号をOFFにする）●電源を遮断していないときには、端子部など充電部に触れないでください。
●点検は事業者が定めた専門知識のある人が行ってください。
●異常箇所があったときは、ただちに補修してください。

ｂ）対象の電磁接触器の操作スイッチをONにして、負荷に検知時差以上電流を流せば、溶着表示用LEDが点灯すると共にエレカットが動作します。
それによりクレーン・ホイストがOFFになることを確認してください。
ｃ）波形スイッチを ノーマル 側にしてください。
ｄ）電源をOFFまたはリセット釦を押してリセットしてください。

※補修しないと危険です。
リセット釦
溶着表示LED
溶着ﾁｪｯｸ用波形ｽｲｯﾁ●点検を実施するときは、作業中の表示（点検中など）を必ず行ってください。
８．１：取付時の点検
8.1.1）接点の溶着検出のチェックａ）電源を投入して装置（ホイストまたはクレーン等）が正常に作動することを確認してください。
ｂ）対象とする電磁接触器を人為的に溶着と同じ状態を作り、エレカットの動作を確認してください。
例えば、エレカットの端子8-9間（過電流保護用ヒューズを使用しない場合は端子8-10間）を短絡させた状態
で、ペンダントスイッチの操作スイッチを押すと励磁コイル電流がエレカット側に流れなくなり、”接点溶着”と同じ状態を再現できます。

ｃ）リセット方法
電源をOFFまたはリセット釦を押して、リセットしてください。
8.1.2）その他のチェック
定期点検の方法でもう一度点検してください。

波形ｽｲｯﾁの方向
ﾃｽﾄ側：LED側に倒す
ﾉｰﾏﾙ側：LEDの反対側に倒す
8.2.4）その他のチェックａ）電源を遮断して、エレカット及び周辺回路の取付ビス及び端子ネジの増し締めをしてください。
ｂ）エレカットの取付環境は所定の条件がまもられているかチェックしてください。
ｃ）エレカットの端子部等にゴミの付着があれば取り除いてください。
ｄ）エレカットに損傷があれば交換してください。
ｅ）電源を投入して、装置が正常に動作することを確認してください。

9.1.3）ヒューズの配置［９］保守a）ヒューズ（F1,F2)はカバーを外すと下図のように配置され、矢印方向に回すとガラス管ヒューズを取り 出せます。

●電源を遮断していない時には、端子部などの充電部に触れないでください。

b）予備のヒューズを下図に示す箇所に用意しています。
ヒューズを交換し、セットしてください。

※感電します。
F1●製品および付属品の改造は絶対にしない

予備ヒューズ（F1, F2）でください。
F2●保守を実施するときには、作業中の表示9.1.4）ヒューズの容量（点検中など）を必ず行ってください。

250V

3A

9.1.5）ヒューズの寸法９．１：本体内のヒューズの交換方法

5.2 x 20 L

９．２：製造年および製造番号の表示●ヒューズは所定の容量以上のものと絶対に交換しないでください。

9.2.1）表示の場所
エレカットのカバーを外すと下図の位置に表示しています。

9.1.1）電源を切ってください。
9.1.2）エレカット本体のカバーを外す。
a）カバー、本体取付ネジ（M4-25L）２本を外してください。

F3-10005

この場所
9.2.2）表示の方法□□ー□□□□□
製造番号
西暦の下一桁

カバー、本体取付ネジ

Ｆ：西暦2000年～2009年
b）指で

ツメ

上部を押さえると本体からＨ：西暦2010年～2019年

ツメ が外れてカバーが手前に抜けます。
ツメ
この箇所を押さえる

Ｍ：西暦2020年～2029年

９．３：寿命部品の経年変化を考慮して、通常（＊）の使用状態で約10年です。
尚、＊：周囲温度０〜４０℃、稼動状態８時間／日、２５０日／年

９．４：保証規定
取扱説明書に基づいてご使用されて発生した故障に保証規定は添付の保証書を参照してください。
対し納入後、５年間無償で部品又は全体の交換をいたします。詳しくは添付の「保証に関して」をご覧下さい。

添付の郵便はがきによりユーザー登録をお願いします。
この箇所を押さえる

P.8

P.9［１０］困った時の対応
異常がないのに動作溶着時に動作しない正規の電圧が端子1-2に入力されていますか？
はい
対象のMCがOFFの時、端子8-9間または8-10間に電流が流れていますか？
いいえ

負荷ｾﾝｻｰの出力は正常ですか？
はいいいえ

電圧を入力してください

はい

いいえ

溶着ﾁｪｯｸ用波形ｽｲｯﾁは"ﾉｰﾏﾙ"側ですか？

ノーマル側にしてく
ださい

はい

いいえ

MCの励磁電流は定格の範囲内ですか？

AC/DC 16mA〜2Aにしてください

はい
電流が流れないようにしてください

はい

対象のMCがOFFの時、負荷ｾﾝｻｰがONですか？

いいえ

負荷ｾﾝｻｰがOFFになるような動力回路にしてください

いいえ
負荷ｾﾝｻｰの一次、二次回路を入力方向も含めﾁｪｯｸしてください

動作しない

人為的に動作条件を作ったときｴﾚｶｯﾄは？

その他

エレカットの端子3-5、8-9に導通がない時はヒューズを点検してください

エレカットを交換してください

動作

機種の選定、周辺回路、配線および端子締め付けを再度見直してください

１ ０ .１：励磁電流・負荷電流の確認方法
10.1.1）励磁電流のチェック
励磁電流の入力端子に検出対象の機器がONの時には、励磁電流の検出範囲内（AC/DC 16mA〜2A）の電流が流れること。また、検出対象の機器がOFFの時には電流が流れないことを電流計で確認してください。
10.1.2）負荷電流のチェック
負荷センサーの一次側の電流値は対象の機器がONの時には負荷センサーの一次側に検出範囲内（1.0AT〜160AT）の電流が流れていること。また機器がOFFの時には電流が200mAT以下のことを電流計で確認してください。

１０.２：負荷を駆動していないときに負荷センサーが誘導または漏れ電流を検出する場合の対応
エレカット本体の負荷電流信号の入力端子の間に抵抗を取り付け、負荷センサーの一次側の電流の検出範囲を調整して誤作動を防止してください。
取り付ける抵抗値と電流の検出範囲の関係は次の表を参照してく
ださい。

抵抗の値
1W
電流を検出する範囲
電流を検出しない
範囲

8.2kΩ

1W

3.9kΩ

1.4〜160 AT

2.0〜160 AT

0〜0.5 AT

0〜0.8 AT

１０.３：エレカットの動作条件が時々生じる場合の例［例１］電磁接触器の接点が消耗した時、時々開放時間が長くなることがあります。
処置：安全面を考慮して電磁接触器または接点を交換してください。
［例２］電磁接触器がONからOFFになる時、時々戻りが遅くなる場合
処置：電磁接触器を交換してください。
［例３］配線（動力、制御回路）が時々絶縁不良になる場
合（移動電線の被覆が破れ、時々接地して漏電電流が流れる場合）
処置：絶縁してください。
［例４］エレカットの特性が経年変化した場合
処置：エレカットを交換してください。

［１１］：銘板類の詳細
11.1：安全上のご注意銘板

安全上のご注意
取扱説明書をよく読んで正しくご使用ください。

11.2：型式銘板
電磁接触器の接点溶着検出器

型式RTS-38-E

例 AC 220V

11.3：電源電圧銘板
11.4：説明銘板

端子配列及び説明（RTS-38-E/EH）

判
断回
路P
C

RTB1312F1 1110987F2 6543〜 2〜 1

端子12と端子13を短絡すれば接点の接触不良の検出をしなくなります。
（型式がRTS-38-EHの時のみ）
端子11は機能がありません。
対象とする電磁接触器の励磁電流が端子8-9間（過電流保護用ヒューズを使用しない場合は端子8-10間）に流れるように配線してください。
負荷センサーの二次側に配線してください。
出力部
(動作時）

端子部

出力接点

接点容量

3ｰ4接点閉電源

3ｰ5接点開AC250V 3A
DC30V 3A

点検
取付時の点検や定期自主点検（月例または年に数回以上）を必ず実施してください。
★ 接点の溶着のﾁｪｯｸ
上段の波形ｽｲｯﾁを "ﾃｽﾄ" 側に倒して、負荷に電流を流せば上段の表示灯が赤色に点灯してエレカットは動作します。
ﾘｾｯﾄ方法：波形ｽｲｯﾁを "ﾉｰﾏﾙ" 側に倒して、電源をOFFまたはﾘｾｯﾄ釦を押してください。
★ 接点の接触不良のﾁｪｯｸ（型式がRTS-38-EHの時のみ）下段の波形ｽｲｯﾁを "ﾃｽﾄ" 側に倒して、電磁接触器を操作すれば、下段の表示灯が赤色に点灯してエレカットは動作します。
ﾘｾｯﾄ方法：動作原因を解除すれば、自動復帰します。

取付環境

周囲温度：0〜55℃

湿度：85％以下

11.5：操作銘板
ｺﾝﾀｸﾀ溶着
リセット

テス
トノマル

P.10

P.11

［１２］

Q＆Ａ

Ｑ１：本体の励磁電流入力端子に商用の交流電圧(AC100/110V,AC200/220V)を印加してよろしいですか？

Ａ１：いいえ、電圧は印加しないでください。
もし印加すれば短絡状態になり過電流が流れ危険です。

Ｑ２：エレカットに入力する相（電源用端子、励磁電流入力端子、負荷センサーの信号入力）はそれぞれ配線例のように合わせる必要がありますか？

Ａ２：いいえ、それぞれ独立していますので合わせる必要はありません。

Ｑ３：エレカットの電源電圧と電磁接触器の操作回路の電圧は同じですか？

Ａ３：同じでも、異なっていてもよい。

Ｑ４：負荷センサーの定格（電流検出範囲）は負荷の起動時の電流ですか？

Ａ４：いいえ、起動を除いた運転電流の値です。

Ｑ５：負荷センサーは直流電流も検出できますか？

Ａ５：いいえ、直流電流（交流の半波整流を含め）は検出できません。

Ｑ６：負荷センサーになぜ三相のうち二相を入力

Ａ６：欠相時でも必ず負荷電流を検出するためです。

するのですか？

仮に一相で負荷電流を検出した場合、検出している相が欠相になった時、負荷電流が検出できなくなります。

Ｑ７：接点溶着の動作チェックは負荷に電流を流さずにできますか？

Ａ７：いいえ、できません。

Ｑ８：エレカットのヒューズが切れる要因はなんですか？

Ａ８：ヒューズの定格以上の電流が流れるかまたは衝撃により切れることが考えられます。
過電流の例としてはエレカットの選定（励磁電流の定格値より電磁接触器の操作電流の方が大きい場合）が適当でない、外部配線の間違い、外部配線間の混触またはアースした場合が考えられます。

Ｑ９：負荷センサーの一次側の電流定格のＡＴとはなんですか？

Ａ９：変流器の一次電流の単位（一次側の電流値と貫通数の積）でアンペア・ターンと呼びます。

○ 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。