屋外用マルチストリング型パワーコンディショナ 納入仕様書
文書番号

NEPCGS02003

納 入 仕 様 書

型 式
SPSM-443A-NX

Rev.004A

㸯୍⯡஦㡯㸯㸫㸯㐺⏝ᮏ௙ᵝ᭩ࡣࠊపᅽ⣔⤫㐃⣔ኴ㝧ගⓎ㟁⏝ᒇእ⏝࣐ࣝࢳࢫࢺࣜࣥࢢᆺࣃ࣮࣡ࢥࣥࢹ࢕ࢩࣙࢼࠕ6360$1;ࠖ࡟
㐺⏝ࡋࡲࡍࠋ
㸯㸫㸰⠊ᅖᮏ௙ᵝ᭩࡟ᐃࡵࡿࣃ࣮࣡ࢥࣥࢹ࢕ࢩࣙࢼࡢタィࠊ〇సࠊ᳨ᰝࠊཬࡧᲕໟ㍺㏦迄࡜ࡋࡲࡍࠋ
㸯㸫㸱ಖドᮇ㛫ಖドᮇ㛫ࡣࠊᘬࡁΏࡋ᏶஢ᚋ㸰ᖺ㸱ࣨ᭶ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ࢚ࣥࢻࣘ㸫ࢨ㸫࡟ᘬࡁΏࡋࡓᚋ㸰ᖺࡢಖドᮇ㛫ࡢ࠺ࡕࠊ࠸ࡎࢀ࠿᪩ࡃ฿㐩ࡋࡓᮇ㛫ࡲ࡛࡜ࡋࡲࡍࠋࡇࡢ㛫࡟ᘢ♫ഃࡢ㈐௵࡜ㄆࡵࡽࢀࡿᨾ㞀ཬࡧ୙ලྜࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜࡣࠊ
↓ൾ࡟࡚㏿ࡸ࠿࡟ᨵၿ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
㸯㸫㸲ಖᏲࢧ࣮ࣅࢫᮇ㛫ಖドᮇ㛫⤒㐣᪥࠿ࡽ㸯㸱ᖺ㛫㸦ಖᏲࢧ࣮ࣅࢫዎ⣙᭩࡟ࡼࡿ㸧㸯㸫㸳ච㈐஦㡯ࣃ࣮࣡ࢥࣥࢹ࢕ࢩࣙࢼཬࡧ᥋⥆ᶵჾࡢㄗືస࠾ࡼࡧࠊᨾ㞀➼࡟ࡼࡾືసࡋ࡞࠿ࡗࡓ஦࡟ࡼࡿ௜㝶ⓗ㞀ᐖ➼࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㈐௵ࢆ㈇ࢃ࡞࠸ࡶࡢ࡜ࡋࡲࡍࠋ
㸯㸫㸴⿵ಟ⏝ᛶ⬟㒊ရࡢ᭱పಖ᭷ᮇ㛫ࣃ࣮࣡ࢥࣥࢹ࢕ࢩࣙࢼࡢ⿵ಟ⏝ᛶ⬟㒊ရࡢ᭱పಖ᭷ᮇ㛫ࡣࠊ〇㐀ᡴࡕษࡾᚋ㸷ᖺ࡜ࡋࡲࡍࠋ
ᑦࠊᛶ⬟㒊ရ࡜ࡣࠊࡑࡢ〇ရࡢᶵ⬟ࢆ⥔ᣢࡍࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞㒊ရ࡛ࡍࠋ㸯㸫㸵〇ရྠᲕ㈨ᩱ
㡯┠

ᥦฟ㒊ᩘ

ഛ⪃

ྲྀᢅㄝ᫂᭩

ྛࣃ࣮࣡ࢥࣥࢹ࢕ࢩࣙࢼ࡟ࡘࡁ㸯㒊ྛࣃ࣮࣡ࢥࣥࢹ࢕ࢩࣙࢼ࡟ྠᲕࡋࡲࡍ

᪋ᕤㄝ᫂᭩ྛࣃ࣮࣡ࢥࣥࢹ࢕ࢩࣙࢼ࡟ࡘࡁ㸯㒊ྛࣃ࣮࣡ࢥࣥࢹ࢕ࢩࣙࢼ࡟ྠᲕࡋࡲࡍ

᳨ᰝᡂ⦼᭩ྛࣃ࣮࣡ࢥࣥࢹ࢕ࢩࣙࢼ࡟ࡘࡁ㸯㒊ྛࣃ࣮࣡ࢥࣥࢹ࢕ࢩࣙࢼ࡟ྠᲕࡋࡲࡍ

ᕤ஦⏝ᆺ⣬ྛࣃ࣮࣡ࢥࣥࢹ࢕ࢩࣙࢼ࡟ࡘࡁ㸯㒊ྛࣃ࣮࣡ࢥࣥࢹ࢕ࢩࣙࢼ࡟ྠᲕࡋࡲࡍ

㸯㸫㸶௜ᒓရ
㒊ရྡ

ಶᩘ

㒊ရྡ

ಶᩘ

ቨྲྀ௜ᯈ



㛤㛢ჾ⏝➃Ꮚ࢝ࣂ࣮

ಖㆤ࣮࢞ࢻᅛᐃࢿࢪ0࢔࣮ࢫ⥺⏝ᅽ╔➃Ꮚ 5

ቨྲྀ௜ᯈᅛᐃࢿࢪ +LJK/RZࢿࢪ⤯⦕࢟ࣕࢵࣉ7&0 ⥳ಖㆤ࣮࢞ࢻ ୖ࣭ୗྛ⣔⤫ഃ᥋⥆⏝ࢣ࣮ࣈࣝ⏝ᅽ╔➃Ꮚ 16⮬❧㐠㌿ࢥࣥࢭࣥࢺࣛ࣋ࣝ

⤯⦕࢟ࣕࢵࣉ7&0 㯮ⓑ㉥ྛ㛤㛢ჾ⏝ᅽ╔➃Ꮚ $)$6⣔⤫ഃ᥋⥆⏝ࢣ࣮ࣈࣝ⏝ᅽ╔➃Ꮚ 16⤯⦕࢟ࣕࢵࣉ7&0 ㉥㟷⤯⦕࢟ࣕࢵࣉ7&0 㯮ⓑ㉥ྛ㸯㸫㸷㐺⏝⠊ᅖእ
太陽電池とパワーコンディショナ間の配線材料及び連系運転用の配線材料については適用範囲外とさせていただきます。
㸯㸫ࡑࡢ௚
ᮏࣃ࣮࣡ࢥࣥࢹ࢕ࢩࣙࢼࡣࠊ ㈈ 㟁ẼᏳ඲⎔ቃ◊✲ᡤࡀ⾜࠺ኴ㝧ගⓎ㟁⏝࢖ࣥࣂ࣮ࢱ࣭⣔⤫㐃⣔ಖㆤ⿦⨨ࡢ௵ពㄆドไᗘ࡟ࡼࡿㄆドヨ㦂㐺ྜရ࡜ࡋࡲࡍࠋ
ㄆドⓏ㘓␒ྕ㸸03

1㸰୍⯡᮲௳
㸰㸫㸯࿘ᅖ᮲௳ձ タ⨨ሙᡤ

㸸ᒇእ࣭ᒇഃ࣭ᒇෆ ᒇഃ࡜ࡣ㌺ୗ࡞࡝┤᥋㞵ࡢ࠿࠿ࡽ࡞࠸ᘓ≀ࡢᒇእഃ㠃ղ ືస㸸㸫㹼㸩Υ ┤ᑕ᪥ගࡀᙜࡓࡽ࡞࠸ࡇ࡜

ᗘ⠊ᅖణࡋࠊධຊ㟁ὶ᮲௳࡟ࡼࡗ࡚ࡣΥࢆ㉸࠼ࡿ࿘ᅖᗘ࡛ࡣࠊෆ㒊ᗘ࡟ࡼࡾⓎ㟁㟁ຊࢆ⤠ࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
ճ ಖᏑ

ᗘ⠊ᅖ

մ ‵ᗘ

㸸㸫㹼㸩Υ㸸㸣5+௨ୗ ⤖㟢↓ࡁࡇ࡜㸰㸫㸰㐺⏝ἲ௧࣭つ᱁ձ -,6&ࠕᑠฟຊኴ㝧ගⓎ㟁⏝ࣃ࣮࣡ࢥࣥࢹ࢕ࢩࣙࢼࠖ ᪥ᮏᕤᴗつ᱁ղ -,6&ࠕኴ㝧ගⓎ㟁⏝ࣃ࣮࣡ࢥࣥࢹ࢕ࢩࣙࢼࡢຠ⋡ᐃ᪉ἲࠖ ᪥ᮏᕤᴗつ᱁ճ ⣔⤫㐃⣔つ⛬ -($&᪥ᮏ㟁Ẽ༠఍մ 㟁Ẽ஦ᴗἲ᪋⾜つ๎㸰㸫㸱඲యᵓᡂ

太陽電池
モジュール

配電系統

パワーコンディショナ：
仕様書適用範囲

2

分電盤㸱ᶵჾ௙ᵝ㸱㸫㸯ඹ㏻㸱㸫㸯㸫㸯ඹ㏻ᐃ᱁
ᐃ᱁ධຊ㟁ᅽ

㸸'&9ධຊ㐠㌿㟁ᅽ⠊ᅖ 㸸'&㹼9ͤ 㟁Ẽタഛᢏ⾡ᇶ‽ࡢᑐᆅ㟁ᅽࡣ9௨ୗ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡜つᐃࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ᚑࡗ࡚ࠊኴ㝧㟁ụࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ࡟࠾࠸࡚ࠊ࠸࠿࡞ࡿ᮲௳ ⎔ቃࠊኴ㝧㟁ụ≉ᛶࢆྵࡵ࡚ ࡟࠾࠸࡚ࡶ
9௨ୗ࡜࡞ࡿࡼ࠺࡞ࢩࢫࢸ࣒タィࢆࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
9ࢆ㉸࠼ࡓሙྜ࡟ࡣ┤ὶ㐣㟁ᅽࢆ᳨ฟࡋࠊኴ㝧㟁ụ㐣㟁ᅽ Ⅼ᳨ࢥ࣮ࢻ㹄㸱 ࡀ⾲♧ࡉࢀࠊࣃ࣮࣡ࢥࣥࢹ࢕ࢩࣙࢼࡣ೵Ṇࡋࡲࡍࠋ

ᾘ㈝㟁ຊ㸸ᚅᶵ᫬ᾘ㈝㟁ຊ:ᮍ‶ ୍ᣓไᚚࣜࣔࢥࣥᾘ㈝㟁ຊ㹕ྵࡴ+]㸸9$ᮍ‶ࠉ+]㸸9$ᮍ‶Ⓨ㟁᫬ࠉ:9$ͤ Ⓨ㟁᫬࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊࣃ࣮࣡ࢥࣥࢹ࢕ࢩࣙࢼ⮬యࡢᾘ㈝㟁ຊࢆࡍ࡭࡚ኴ㝧㟁ụഃ࡛ࡲ࠿࡞࠸ࡲࡍࠋ

㸱㸫㸯㸫㸰⣔⤫㐃⣔㐠㌿᫬ᐃ᱁ᐃ᱁ฟຊ㸸N:

ධຊᅇ㊰ᩘ

㸸ᅇ㊰

᭱኱ධຊ㟁ຊ

㸸᭱኱ධຊ㟁ᅽࠊ᭱኱ධຊ㟁ὶࡢ⠊ᅖෆ㸯ධຊᐃ᱁ฟຊ㟁ᅽ

㸸$&9 ༢┦⥺ᘧࠊࡓࡔࡋ㐃⣔ࡣ༢┦⥺ᘧᐃ᱁ฟຊ࿘Ἴᩘ

㸸+㹸ࡲࡓࡣ+㹸᭱኱ධຊືస㟁ὶ㸸$ ᭱኱$ධຊ▷⤡㟁ὶ㸸᭱኱$㸯ධຊ᭱኱ฟຊ㟁ὶ

㸸$UPVᐃ᱁㟁ຊኚ᥮ຠ⋡㸸㸣 -,6&࡟ࡼࡿ

ฟຊᇶᮏἼຊ⋡㸸㸣௨ୖ ᐃ᱁ฟຊ᫬

㧗ㄪἼ㟁ὶྵ᭷⋡㸸⥲ྜ㸣௨ୗࠊྛḟ㸣௨ୗ㐃⣔㐠㌿⠊ᅖ

㸸㐃⣔Ⅼ㟁ᅽࠉ295ࠊ895タᐃ್࡟ࡼࡿ

㞧㡢➃Ꮚ㟁ᅽ ‽ᑤ㢌್

㸸9&&,ࢡࣛࢫ%

✺ධ㟁ὶ

㸸࡞ࡋ

෭༷᪉ᘧ

㸸⮬↛✵෭ ෆ㒊ᣑᩓࣇ࢓ࣥ᭷ࡾ

㦁㡢㸸ᐃ᱁ฟຊ᫬ࠉG%௨ୗࠉࠉͤ

㸣 ཧ⪃್ 㸸ධຊ㟁ᅽ'&9᫬⣔⤫࿘Ἴᩘࠉ2)5ࠊ8)5タᐃ್࡟ࡼࡿ

ᐃ᪉ἲࡣ-,6&㦁㡢ᐃ࡟ࡼࡿ㸱㸫㸯㸫㸱⮬❧㐠㌿᫬ᐃ᱁ᐃ᱁ฟຊ㟁ຊ

㸸N9$ ⮬❧㐠㌿➃Ꮚྎᶵ⬟௜ࡁᐃ᱁ฟຊ㟁ᅽ

㸸$&9ฟຊ㟁ᅽ⠊ᅖ

㸸$&9s9ฟຊ㟁Ẽ᪉ᘧ

㸸༢┦⥺ᘧ

ᐃ᱁ฟຊ࿘Ἴᩘ

㸸+]ࡲࡓࡣ+]ฟຊ࿘Ἴᩘ⢭ᗘ㸸ᐃ᱁࿘Ἴᩘ࡟ᑐࡋs+]௨ෆ

᭱పධຊ㟁ᅽ

㸸'&9᭱኱ฟຊ㟁ὶ

㸸$ ᐇຠ್

㟁ຊኚ᥮ຠ⋡

㸸㸣௨ୖ ᐃ᱁ධຊࠊᐃ᱁ฟຊ᫬ࠊ5㈇Ⲵ

㸱㸫㸰୺ᅇ㊰᪉ᘧ
ኚ᥮᪉ᘧ
㐃⣔㐠㌿᫬

㸸㟁ᅽᆺ㟁ὶไᚚ᪉ᘧ⮬❧㐠㌿᫬㸸㟁ᅽᆺ㟁ᅽไᚚ᪉ᘧ

⤯⦕᪉ᘧ㸸ࢺࣛࣥࢫࣞࢫ᪉ᘧ

ࢫ࢖ࢵࢳࣥࢢ᪉ᘧ 㸸ṇᘻἼ3:0᪉ᘧ᥋ᆅ᪉ᘧ㸸┤ὶᅇ㊰ഃࡣ㠀᥋ᆅ᪉ᘧ࡜ࡋࠊ஺ὶฟຊࡢ୰ᛶ⥺ࡀ㓄㟁⥺ࡢᰕୖኚᅽჾഃ࡛᥋ᆅࡉࢀࡿ
᪉ᘧ࡜ࡍࡿࠋ ణࡋ⮬❧㐠㌿᫬ࡣ㠀᥋ᆅ3

３−３制御方式
電力制御方式：太陽電池最大電力追尾制御(MPPT)

補助制御機能：自動電圧調整(有効電力制御：107V以上)

運転制御方式：自動起動・停止(起動時ソフトスタート)

起動電圧：DC90V±3V以上150秒以上継続または、DC150V±3Ｖ以上10秒間以上継続※1回路だけでも90V以上の入力条件を満たせばパワーコンディショナは起動します。
※1回路が90V以上の入力条件を満たせば、他回路は80V以上の入力で起動します。
（80V未満の場合は他回路は起動しません）

停止電圧：DC50V±2V

３−４電気的特性
絶縁抵抗：1MΩ以上耐電圧：AC1500V 1分間

３−５直流開閉器(バイメタルサーモスタットによる保護機能付き)
定格入力電圧：DC330V

最大入力電圧：DC500V

最大入力電流：DC15A３−６寸法・質量等
外形寸法/梱包寸法 ：W
706×H407×D214(m
m
)
梱包寸法
：W
785×H353×D500(mm)
製品質量：約25kg(ｶﾞｰﾄﾞ、壁取付板含む約29kg)
梱包質量：約32kg
塗装色：前面パネル：シルバー、本体：グレー（マンセル値9. 4Y 5. 6/0. 5）
３−７その他
多数台連系対応型単独運転防止機能(ステップ注入付周波数フィードバック方式)搭載
FRT機能（2017年FRT対応）
力率一定制御：0. 80〜1. 00(0. 01毎)

復電時の連系復帰：手動/自動選択

電圧上昇抑制制御：無効電力制御搭載※出荷時1. 00

選択可能

自立運転用の端子台搭載(自立運転用コンセントを設置する場合は、配線工事が必要となります)
外部停止入力端子搭載(1入力/無電圧A接点)：OVGRなどの異常停止信号でパワコンの運転を緊急停止する場合の接点入力端子

防塵防水性能：I P55(配線部および水抜き孔除く)

運転・停止：一括制御リモコンで操作

４. 遠隔出力制御について
２０１５年１月２２日公布。再生可能エネルギー特別措置法施行令規則の一部を改正する省令と関連告示に適用した機器です。
・外部受令装置(送信ユニット)による遠隔出力制御機能あり(遠隔出力制御システム対応型パワーコンディショナだけでは、遠隔出力制御はできませんのでご留意願います。
また、遠隔出力制御は、電力会社の要請により実施されますので、詳細については電力会社にご確認ください。)※通信に関わるランニングコストについて
インターネット回線契約・利用に伴う費用は、お客様にご負担いただくことになります。

4㸳ಖㆤᶵ⬟௙ᵝ㸳㸫㸯⣔⤫㐃⣔ಖㆤᶵ⬟௙ᵝ⾲㸳㸫㸯ࠉᩚᐃ್୍ぴ
系統連系保護機能系統過電圧（ＯＶＲ）
Ｕ，Ｗ相個別設定

系統不足電圧（ＵＶＲ）
Ｕ，Ｗ相個別設定

整定値
検出相数

2相（
単相3線式の中性線と両側電圧間）

検出レベル

115V(整定値範囲 110〜120V：
設定ステップ2.5V)

検出時間

1.0秒（
整定値範囲 0.5〜2秒：
設定ステップ0.5秒）

解列箇所

機械的開閉箇所＋ゲートブロック

検出相数

2相（
単相3線式の中性線と両側電圧間）

検出レベル

80V(整定値範囲 80〜90V：
設定ステップ2.5V)

検出時間

1.0秒（
整定値範囲 0.5〜2秒：
設定ステップ0.5秒）

解列箇所

機械的開閉箇所＋ゲートブロック

検出相数

1相（
単相3線式の中性線と片側電圧間）

検出レベル

50Hz地区 51.0Hz(整定値範囲 50.5〜52.5Hz：
設定ステップ0.5Hz)

系統過周波数（ＯＦＲ）

60Hz地区 61.2Hz(整定値範囲 60.6〜63.0Hz：
設定ステップ0.6Hz)
検出時間

1.0秒（
整定値範囲 0.5〜2秒：
設定ステップ0.5秒）

解列箇所

機械的開閉箇所＋ゲートブロック

検出相数

１相（
単相３線式の中性線と片側電圧間）

検出レベル

50Hz地区 47.5Hz(整定値範囲 47.5〜49.5Hz：
設定ステップ0.5Hz)

検出時間

1.0秒(整定値範囲 0.5〜2秒：
設定ステップ0.5秒)

解列箇所

機械的開閉箇所＋ゲートブロック

整定値

300秒(整定値範囲 10、150、300秒、手動復帰）

制御方法

有効電力制御（出力を半定格または0に制御）

検出レベル

109V(整定値範囲 107V〜113V：
設定ステップ0.5V)

系統不足周波数（ＵＦＲ）

保護リレー復帰時間
電圧上昇抑制レベル

受動的単独運転検出

能動的単独運転検出

直流分検出

直流過電圧

直流不足電圧

交流過電流

60Hz地区 58.8Hz(整定値範囲 57.0〜59.4Hz：
設定ステップ0.6Hz)方式

電圧位相跳躍検出方式

検出レベル

位相変化8度（
整定値範囲 6〜1２度：
設定ステップ2度）

検出時間

0.5秒以内(整定値固定)

解列箇所

機械的開閉箇所＋ゲートブロック

方式

ステップ注入付周波数フィードバック方式

検出レベル

周波数1.2Hz

解列時限

0.2秒以内(整定値固定)

解列箇所

機械的開閉箇所＋ゲートブロック

検出レベル176mA(整定値固定)

検出時間

0.4秒（
整定値固定）

解列箇所

機械的開閉箇所＋ゲートブロック

検出レベル

450V(整定値固定)

検出時間

0.3秒(整定値固定)

解列個所

機械的開閉箇所＋ゲートブロック

検出レベル

50V(整定値固定)

検出時間

0.4秒(整定値固定)

解列個所

ゲートブロック

検出レベル

25.0A(整定値固定)

検出時間

0.4秒（
整定値固定）

解列個所

機械的開閉箇所＋ゲートブロック5㸳㸫㸰ࣃ࣮࣡ࢥࣥࢹ࢕ࢩࣙࢼ⮬ᕫデ᩿ᶵ⬟ࣃ࣮࣡ࢥࣥࢹ࢕ࢩࣙࢼᮏయࡢಖㆤᶵ⬟ືస᫬ࠊ⣔⤫ࡢ೵㟁࡞࡝ࢆ᳨ฟࡋࡓሙྜࠊᮏయ⾲♧㒊࡟Ⅼ᳨ࢥ࣮ࢻࢆ⾲♧ࡋࡲࡍࠋࢥ࣮ࢻࡀࠕ㹃࡛ࠖጞࡲࡿࡶࡢࡣ⣔⤫ഃࠊࠕ㹄࡛ࠖጞࡲࡿࡶࡢࡣࣃ࣮࣡ࢥࣥࢹ࢕ࢩࣙࢼഃ㸦⮬❧㐠㌿ࡢෆᐜࢆྵࡴ㸧ࢆព࿡ࡋࡲࡍࠋࣜࣔࢥࣥ࡟ࠕ㹄࡛ࠖጞࡲࡿⅬ᳨ࢥ࣮ࢻࡀ⾲♧ࡉࢀࡓሙྜࠊࣜࣔࢥࣥࡢࣈࢨ࣮㡢ࡀ㬆ࡾࡲࡍࠋ㸦ࣜࣔࢥࣥࡢ㐠㌿೵Ṇࢫ࢖ࢵࢳࢆ೵Ṇ≧ែ࡟ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊࣜࣔࢥࣥࡢࣈࢨ࣮㡢ࡣ೵Ṇࡋࡲࡍ㸧⾲㸳㸫㸰࡟ࣃ࣮࣡ࢥࣥࢹ࢕ࢩࣙࢼࡢⅬ᳨ࢥ࣮ࢻ୍ぴࢆ⾲♧ࡋࡲࡍࠋⅬ᳨ࢥ࣮ࢻࡣࣜࣔࢥ࡛ࣥࡣࠕ⥲✚⟬6:ࠖࢆ⛊௨ୖ㛗ᢲࡋࡋࠊᢚไ᫬㛫ࢆ⾲♧ࡉࡏࡓᚋ࡟ࠕ⥲✚⟬6:ࠖࢆ෌ᗘ⛊௨ୖ㛗ᢲࡋࡋࡲࡍࠋࡑࡢᚋ࡟ࠕ⥲✚⟬6:ࠖࢆᢲࡍࡇ࡜࡛ࠊ᭱኱ಶ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛ࡍࠋ୍᪉ࣃ࣮࣡ࢥࣥࢹ࢕ࢩࣙࢼᮏయ࡛ࡣࠊ᧯సኚ᭦࣎ࢱࣥࢆ᧯సࡋࠊ࢚࣮ࣛᒚṔ࣮ࣔࢻ࡟࡚᭱኱㸶ಶࡲ࡛☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ
ྍ⬟࡛ࡍࠋࡓࡔࡋࠊ⮬❧㐠㌿᫬࡟⾲♧ࡋࡓⅬ᳨ࢥ࣮ࢻࡣᒚṔ࡟グ᠈ࡉࢀࡲࡏࢇࠋ
⾲㸳㸫㸰Ⅼ᳨ࢥ࣮ࢻෆᐜ୍ぴ⣔⤫ഃ࡟㛵ࡍࡿⅬ᳨ࢥ࣮ࢻෆᐜ 㹃㹖㹖
Ⅼ᳨ࢥ࣮ࢻ

㡯ࠉ┠

ෆᐜ

E1

系統過周波数系統過周波数が検出された場合に表示

E2

系統不足周波数

系統不足周波数が検出された場合に表示

E3

U相系統不足電圧

U相系統不足電圧が検出された場合に表示

E4

U相系統過電圧U相系統過電圧が検出された場合に表示

E5

W相系統不足電圧

W相系統不足電圧が検出された場合に表示

E6

W相系統過電圧W相系統過電圧が検出された場合に表示

E7

位相跳躍

商用電力の位相が跳躍（急変した状態）が検出された場合に表示（※パワコンは停止する。）

E8

新型能動的方式単独運転（高速単独運転） 単独運転が検出された場合に表示 （※パワコンは停止する。）

E9

U相瞬時過電圧U相瞬時過電圧が検出された場合に表示

E10

W相瞬時過電圧W相瞬時過電圧が検出された場合に表示

E11

系統ゼロクロス未決定

系統（商用の交流電圧）が、ゼロクロス（0ボルト）を検出しなかった際に表示（※パワコンは交流を監視している）

E12

系統周波数未決定パワコン起動時に、系統（商用電流）の周波数が決定できない状態（停電等）の
時に表示

E13

U相系統遮断電圧

U相系統遮断電圧が検出された場合に表示

E14

W相系統遮断電圧

W相系統遮断電圧が検出された場合に表示

E99

系統異常回復後、手動復帰待機

系統異常が回復した後、手動復帰待ち状態で表示ࣃ࣮࣡ࢥࣥࢹ࢕ࢩࣙࢼഃ࡟㛵ࡍࡿⅬ᳨ࢥ࣮ࢻෆᐜ 㹄㹖㹖
Ⅼ᳨ࢥ࣮ࢻ
F1

㡯ࠉ┠
IPMアラームෆᐜIPMエラー信号検出の際に表示

F2

瞬時過電流

瞬時過電流検出の際に表示

F3※1

太陽電池過電圧

太陽電池過電圧検出の際に表示

F4

直流地絡

直流地絡検出の際に表示

F5

OTPエラー

外部ROMエラーの際に表示

F6

チョッパ過電圧

昇圧後電圧の過電圧検出の際に表示

F7

チョッパ瞬時過電圧

昇圧後電圧の瞬時過電圧検出の際に表示

F8

直流分検出

インバータ直流分検出の際に表示

F9

交流過電流

交流過電流検出の際に表示

F12

IPM温度異常

放熱板の温度異常の際に表示

F13

ヒートシンクサーミスタのオープンショート

サーミスタのオープン、ショート検出の際に表示

F14

補正値異常

センサの補正値異常の際に表示

F15

昇圧後電圧検出回路故障

昇圧後電圧検出回路の故障の際に表示

F16

発電上限指示値受信異常

送信ユニットとの通信異常の際に表示

F18

チョッパ不足電圧

目標電圧値未昇圧の際に表示

F19

端子台温度異常系統連系用温度ヒューズ断線

F20

U-O間誤配線

U-O間誤接続検出の際に表示

6

Ⅼ᳨ࢥ࣮ࢻ

㡯ࠉ┠

ෆᐜ

F21

W-O間誤配線

W-O間誤接続検出の際に表示

F24

地絡センサーオープン

地絡センサーオープン検出の際に表示

F25交流･直流電力不一致

交流･直流電力不一致の際に表示

F26※1

直流電流センサ異常

直流電流センサ異常の際に表示

F27

交流電流センサ異常

交流電流センサ異常の際に表示

F32

系統開閉用リレー溶着

系統開閉用リレー溶着検出の際に表示

F33

系統開閉用リレー接続不可

系統開閉用リレー接続不可の際に表示

F35

パワコンアドレス重複

パワコンのアドレス設定重複を検出した際に表示

F36※1

瞬時直流過電流瞬時直流過電流の際に表示

F37

外部停止信号

外部停止信号受信の際に表示

F41

HICアラーム

HICエラーの際に表示

F42

ファンロック

ファンロックの際に表示

F45

昇圧制御不能昇圧制御不能の際に表示

F46

即断チョッパ過電圧

昇圧後電圧の即断過電圧の際に表示

F47

リモコン通信異常

パワコン本体と同じアドレスのリモコンとの通信異常の際に表示

F57

F2（もしくはF9）を8回検出-

F58

F1を8回検出-F59

F4を8回検出-F60

F8を8回検出-F61

F6、F7またはF46を8回検出-

F63

F12を8回検出-

F65※1

F3を8回検出-F66※1

F36を8回検出-

F67

F41を8回検出-

L2

一括制御リモコン複数台接続

一括制御リモコンが複数台渡り配線されている場合、一括制御リモコンのみに表示します。

⮬❧㐠㌿᫬ࡢⅬ᳨ࢥ࣮ࢻෆᐜ 㹄㹖㹖
Ⅼ᳨ࢥ࣮ࢻ

㡯ࠉ┠

ෆᐜ

F81

過電流検出（自立運転時）

自立運転中、消費電力の大きな電気製品（15Aを超えるもの）を使用した。

F82

不足電圧検出（自立運転時）

自立運転モードで太陽電池の発電量に対して、接続されている電気製品の消費電力のほうが大きくなった。

F83

過電圧検出（自立運転時）

自立運転モードで、接続される電気製品の種類により発生することがあります。
頻繁に発生するようであれば、対象の電気製品の使用は避けてください。

F84

自立端子台異常温度ヒューズ断線

F87

自立リレー接続前不足電圧検出

自立運転モードで、太陽電池モジュールの発電量が不足している可能性が
あります。

F88

自立リレー接続前過電圧検出

自立運転モードで、太陽電池モジュールの発電量が日射急変等により不安定な可能性があります。

F89

F81を8回検出-F90

F82を8回検出-

F91

F83を8回検出-※１. パワコン本体表示部のみストリング識別用アルファベットが表示されます。
ストリング１⇒Ａ、ストリング２⇒ｂ、ストリング３⇒ｃ（例）ストリング３太陽電池過電圧発生時
・リモコン表示部⇒Ｆ3・パワコン本体表示部⇒ F3ｃ7㸴ヨ㦂᳨࣭ᰝ
ୗグ࡟♧ࡍヨ㦂㡯┠ࢆ᳨ᰝᕤ⛬࡟࡚⾜࡞࠸ࠊ᳨ᰝᡂ⦼᭩ࢆ〇ရ࡟ྠᲕࡋࡲࡍࠋ
ࠝヨ㦂㡯┠ࠞ እほ࣭ᵓ㐀᳨ᰝ ⤯⦕ᛶ⬟ヨ㦂 ⪏㟁ᅽᛶ⬟ヨ㦂 ಖㆤᛶ⬟ヨ㦂ձ ஺ὶ㐣㟁ᅽヨ㦂295

ղ ஺ὶ୙㊊㟁ᅽヨ㦂895

ճ ஺ὶ㐣࿘Ἴᩘヨ㦂2)5մ ஺ὶ୙㊊࿘Ἴᩘヨ㦂8)5յ ༢⊂㐠㌿㜵Ṇ᳨ᰝն ᚟㟁ᚋࡢ୍ᐃ᫬㛫ᢞධ㜼Ṇ᳨ᰝ ᐃ᱁᫬≉ᛶヨ㦂 ຠ⋡࣭ຊ⋡࣭㧗ㄪἼྵ᭷⋡ ⮬❧㐠㌿ヨ㦂 㟁ᅽ⢭ᗘ࣭࿘Ἴᩘ⢭ᗘ㸵ᤣ௜ᕤ஦࡟㛵ࡍࡿὀព஦㡯 ࣃ࣮࣡ࢥࣥࢹ࢕ࢩࣙࢼࡣቨ㠃࡟ṇࡋ࠸᪉ྥ࡛ྲྀࡾ௜ࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ ࣃ࣮࣡ࢥࣥࢹ࢕ࢩࣙࢼࡢ㉁㔞 ቨྲྀ௜ᯈࠊಖㆤ࣮࢞ࢻ࡞࡝ࢆྵࡵ⣙NJ ࡟༑ศ⪏࠼ࡿቨᵓ㐀ࡀᚲせ࡛ࡍࠋ ࣃ࣮࣡ࢥࣥࢹ࢕ࢩࣙࢼࡣỈᖹ࡟タ⨨ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ ࣃ࣮࣡ࢥࣥࢹ࢕ࢩࣙࢼࡢ๓㠃࡟ࡣⅬ᳨ࢫ࣮࣌ࢫ࡜ࡋ࡚PP௨ୖࢆ☜ಖࡍࡿࡇ࡜ࢆ᥎ዡࡋࡲࡍࠋ
ࡲࡓࠊୖୗᕥྑࡣᨺ⇕ࢫ࣮࣌ࢫཬࡧⅬ᳨ࡢࡓࡵ࡟ࠊᅗ࡟♧ࡍࢫ࣮࣌ࢫࡀᚲせ࡛ࡍࠋࣃ࣮࣡ࢥࣥࢹ࢕ࢩࣙࢼ࡟ྠᲕࡉࢀ࡚࠸ࡿ᪋ᕤㄝ᫂᭩ࢆཧ↷ࡢୖࠊṇࡋࡃᤣ௜ࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

ᅗ㸵㸫㸯ࠉቨ㠃ྲྀࡾ௜ࡅ᫬ࡢ࿘ᅖ࡜ࡢ᭱పࢫ࣮࣌ࢫ
ͤ ୖୗタ⨨ࡍࡿሙྜࡣ㸰ྎࡲ࡛࡜ࡋࠊᚲࡎฟຊࡢప࠸࡯࠺ࠊᅇ㊰ᩘࡢᑡ࡞࠸࡯࠺ࢆୗ࡟タ⨨ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋͤ タ⨨ሙᡤ࡟ࡼࡾࠊୖグᑍἲࡢ௚࡟᧯సࢫ࣮࣌ࢫ࣭ᕤ஦ࢫ࣮࣌ࢫ➼ࢆ☜ಖࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ

8㸶౑⏝ୖࡢὀព
ḟࡢࡼ࠺࡞ሙᡤ࡬ࡢタ⨨࠾ࡼࡧ᥋⥆ࡣࡋ࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ ࿘ᅖᗘ⠊ᅖ 㸫Υ㹼㸩Υ ࡢ⠊ᅖእࡢሙᡤࠊ᪥୰࡟┤ᑕ᪥ගࡢᙜࡓࡿሙᡤ ᥮Ẽ࣭㢼㏻ࡋࡢᝏ࠸ሙᡤࡸኟሙ

ᗘࡀⴭࡋࡃୖ᪼ࡍࡿሙᡤ ᒇ᰿⿬ࠊ⣡ᡞࠊᢲධࢀࠊᗋୗ࡞࡝ ࠊタ⨨࡟ᚲせ࡞ࢫ࣮࣌ࢫࡀ☜ಖ࡛ࡁ࡞࠸ሙᡤ
 野立て設置をする場合、架台取付板またはそれに相当する板を取り付けない設置方法ᗘኚ໬ࡢ⃭ࡋ࠸ሙᡤ ⤖㟢ࡢ࠶ࡿሙᡤ ⴭࡋࡃ‵ᗘࡢ㧗࠸ሙᡤ ‵ᗘ㸣ࢆ㉸࠼ࡿሙᡤ Ỉୖཬࡧᖖ᫬ỈࢆᾎࡧࡿሙᡤࠊఫᏯࡢᒇഃ࠿ࡽ㞳ࢀࡿ࡞࡝ࡋ࡚㢼㞵ࡢᙳ㡪ࢆⴭࡋࡃཷࡅࡿሙᡤࠊ
ෙỈࡢ࠾ࡑࢀࡢ࠶ࡿሙᡤࠊỈࡣࡅࡢᝏ࠸ሙᡤ ሷᐖᆅᇦ Ἀ⦖࡜㞳ᓥࡢ඲ᇦࠊእᾏࡢᾏᓊ࠿ࡽNP௨ෆࠊ℩ᡞෆᾏࡢᾏᓊ࠿ࡽP௨ෆࡲࡓࡣ₻㢼ࡀ┤᥋࠶ࡓࡿሙᡤ ࡢᒇእᾏᓊ࠿ࡽࡢ㊥㞳࡟࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ࿘ᅖࡢ≧ἣ࡟ࡼࡾ₻㢼ࡢᙳ㡪ࡀ࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿሙྜࡣࠊሷᐖᆅᇦ࡜ࡳ࡞ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ ✚㞷ᆅᇦ ᮏ〇ရࡀ㞷࡟ᇙࡶࢀࡿ࠾ࡑࢀࡸࠊⴠ㞷࣭ⴠịࡢ⾪ᧁࢆཷࡅࡿ࠾ࡑࢀࡢ࠶ࡿሙᡤ ᶆ㧗Pࢆ㉸࠼ࡿሙᡤ ୖୗࡉ࠿ࡉࡲࡸᶓಽࡋࡢタ⨨ ேࡢ ᮶ࡢጉࡆ࡟࡞ࡿሙᡤ ࣓ࣥࢸࢼࣥࢫࡀᐜ᫆࡟⾜࠼࡞࠸ሙᡤ ୖୗタ⨨ࡍࡿሙྜ࡟࠾࠸࡚ࠊྎ௨ୖࢆୖୗ࡟タ⨨ ࣮࣎ࣝ࡞࡝ࡀᙜࡓࡿ࠾ࡑࢀࡢ࠶ࡿሙᡤ㸦㔝⌫ሙ࣭ࢧࢵ࣮࢝ሙ࡞࡝㸧 ࢞ࢫᶵჾ࡞࡝࡜୪ิタ⨨ࡍࡿሙྜ࡟࠾࠸࡚ࠊ⇞↝࢞ࢫࡸ᤼Ẽࡀ┤᥋ࡲࡓࡣ㛫᥋ⓗ࡟ᙜࡓࡿሙᡤ 㐣ᗘࡢỈ⵨Ẽ࣭Ἔ⵨Ẽ࣭↮࣭ሻᇕ࣭◁ࡰࡇࡾࡸሷศ࣭⭉㣗ᛶ≀㉁࣭⇿Ⓨᛶྍ⇞ᛶ࢞ࢫ࣭໬Ꮫ⸆ရ࣭ⅆẼࠊ⇞↝࢞ࢫ࡟ࡉࡽࡉࢀࡿሙᡤ࠾ࡼࡧࡉࡽࡉࢀࡿ࠾ࡑࢀࡢ࠶ࡿሙᡤ 㧗࿘Ἴࣀ࢖ࢬࢆⓎ⏕ࡍࡿᶵჾࡢ࠶ࡿሙᡤ ቨࡢኚⰍࡸ᤼⇕࣭ᶵჾ≉ᛶୖࡢ㟁☢㡢ࡀẼ࡟࡞ࡿሙᡤ 㦁㡢࡟ࡘ࠸࡚ཝࡋ࠸ไ⣙ࢆཷࡅࡿሙᡤ㸦ᐷᐊࡢቨ࡬ࡢタ⨨ࡣ㑊ࡅࡿࡇ࡜ࢆ࠾ࡍࡍࡵࡋࡲࡍ㸧 ࢸࣞࣅࠊࣛࢪ࢜࡞࡝ࡢ࢔ࣥࢸࢼࠊ࢔ࣥࢸࢼ⥺ࡼࡾP௨ୖ㛫㝸ࢆ࡜ࢀ࡞࠸ሙᡤࠉ 㟁Ẽⓗ㞧㡢ࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡿ࡜ᅔࡿ㟁Ẽ〇ရࡢ㏆ࡃ
3/&ࠊ/$1࡞࡝㏻ಙࢆ฼⏝ࡍࡿᶵჾ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ┦஫࡟ᖸ΅ࡋṇᖖ࡞ືసࡀฟ᮶࡞ࡃ࡞ࡿሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ ࢔࣐ࢳࣗ࢔↓⥺ࡢ࢔ࣥࢸࢼࡀ㏆㞄࡟࠶ࡿሙᡤ
㏆㞄࡟࢔࣐ࢳࣗ࢔↓⥺ࡢ࢔ࣥࢸࢼࡀ࠶ࡿ࡜ࡇࢁ࡟ኴ㝧ගⓎ㟁ࢩࢫࢸ࣒ࢆタ⨨ࡍࡿ࡜ࠊኴ㝧ගⓎ㟁ࢩࢫࢸ࣒ࡢ
ᶵჾࡸ㓄⥺࠿ࡽⓎ⏕ࡍࡿ㟁Ẽⓗ㞧㡢㸦ࣀ࢖ࢬ㸧ࢆឤᗘࡢ㧗࠸࢔࣐ࢳࣗ࢔↓⥺ᶵࡀཷಙࡍࡿࡇ࡜࡛㏻ಙࡢ㞀ᐖ࡜࡞ࡿሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ ಙྕ⥺ࢆືຊ⥺࡜୪㉮ࡉࡏࡓࡾࠊྠ୍㓄⥺⟶࡟࠾ࡉࡵࡿࡇ࡜ ၟ⏝㟁※ࡢ㟁ᅽࢆไᚚࡍࡿᶵჾ㸦ㄪගჾ࡞࡝ࡢ┬࢚ࢿᶵ࡞࡝㸧࡜ࡢే⏝ ࡑࡢ௚≉Ṧ࡞ᶵჾ ་⒪ᶵჾ࣭㏻ಙᶵჾ࣭Ⓨ㟁ᶵ ࡬ࡢ᥋⥆ ࡑࡢ௚≉Ṧ࡞᮲௳ୗ ⮬ື㌴࣭⯪⯧࡞࡝ ࠉ㸦ឤ㟁࣭ⅆ⅏࣭ᨾ㞀࣭㟁☢Ἴ㞧㡢ࡢཎᅉ࡟࡞ࡾࡲࡍ㸧 ୍ᣓไᚚࣜࣔࢥࣥࢆࣃ࣮࣡ࢥࣥࢹ࢕ࢩࣙࢼෆ࡟タ⨨ࡍࡿࡇ࡜ᨾ㞀࣭ືస㞀ᐖࡢ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡲࡓࠊ㐠㌿≧ែࡀ☜ㄆ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡾࡲࡍࠋ

9㸷ᑓ⏝ู኎ရ
㸷㸫㸯ࣜࣔࢥࣥ
㒊ရྡ

ရ␒

⏝㏵

୍ᣓไᚚࣜࣔࢥࣥͤ

63850$1;ࣜࣔࢥࣥྎ࡛ᒇእ⏝࣐ࣝࢳࢫࢺࣜࣥࢢᆺࣃ࣮࣡ࢥࣥࢹ࢕ࢩࣙࢼࡢ㐠㌿࣭೵Ṇࢆ᭱኱ྎࡲ࡛ไᚚࡋࡲࡍࠋ

ͤᒇእ⏝࣐ࣝࢳࢫࢺࣜࣥࢢᆺࣃ࣮࣡ࢥࣥࢹ࢕ࢩࣙࢼ࡟ࡣ୍ᣓไᚚࣜࣔࢥࣥࡀᚲ㡲࡛ࡍࠋ㸷㸫㸰タ⨨⏝㒊ᮦ
㒊ရྡ

ရ␒

⏝㏵

ᒇእࣃ࣡ࢥࣥ⏝ᖹᆅ⨨ྎࢭࢵࢺ

32.%38'*ቨ᥃ࡅタ⨨ࡀᅔ㞴࡛⮬❧タ⨨ࡀᚲせ࡞ሙྜ࡟౑⏝ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

ᒇእࣃ࣡ࢥࣥ㔝❧⏝ᯫྎྲྀ௜ᯈ

32.7367㹎㹔ࣔࢪ࣮ࣗࣝࡢୗ࡟タ⨨ࡍࡿሙྜ࡟౑⏝ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

㸷㸫㸱㏻ಙࢣ࣮ࣈࣝ
㒊ရྡࣃ࣡ࢥ࣭ࣥࣜࣔࢥࣥ㛫ࢣ࣮ࣈࣝࣃ࣡ࢥࣥ㛫ࢣ࣮ࣈࣝ

ࣜࣔࢥ࣭ࣥ㏦ಙ㹓㛫ࢣ࣮ࣈࣝ

㛗ࡉ

ရ␒

P

32.&%P

32.&%P

32.&%P

32.&3

P

32.&3

P

32.&3

P

32.&)P

32.&)⏝㏵ࣃ࣮࣡ࢥࣥࢹ࢕ࢩࣙࢼᮏయ࡜ࣜࣔࢥࣥࡢ᥋⥆⏝࡛ࠊ㸯ྎ┠ࡢタ⨨࡟ᚲせ࡛ࡍࠋࣃ࣮࣡ࢥࣥࢹ࢕ࢩࣙࢼࢆ」ᩘྎ㐃ᦠࡋ࡚タ⨨ࡍࡿሙྜ࡟ࠊ
ࣃ࣮࣡ࢥࣥࢹ࢕ࢩࣙࢼࢆ┦஫࡟ࢃࡓࡾ᥋⥆ࡋࡲࡍࠋ㏦ಙࣘࢽࢵࢺࢆタ⨨ࡍࡿሙྜ࡟ࣜࣔࢥࣥ࡜᥋⥆ࡋࡲࡍࠋ㏻ಙࢣ࣮ࣈࣝ㓄⥺ᅗ࣭వ๫⏝࣮ࣔࢻ㸸ࣃ࣮࣡ࢥࣥࢹ࢕ࢩࣙࢼ㸳ྎࡲ࡛᥋⥆ྍ⬟࣭඲㔞⏝࣮ࣔࢻ㸸ࣃ࣮࣡ࢥࣥࢹ࢕ࢩࣙࢼ㸴ྎ௨ୖࠊ᭱኱㸯㸮ྎࡲ࡛᥋⥆ྍ⬟
【
屋外】

【
屋内】
カラーモニター
SPCM274-NX

パワコン10 ・・・・・パワコン4

パワコン3

パワコン2

一括制御リモコン
SPUR-1MA-NX

パワコン1

パワコン−パワコン間

パワコン−リモコン間
POKC050B 5m
POKC150B 15m
POKC300B 30m

POKC015P 1.5mP
POKC050P 5m
POKC300P 30m

送信ユニットSPW274R-NX

リモコン-送信Ｕ間
POKC030Ｆ3m
POKC150Ｆ15m

ͤ ࣃ࣮࣡ࢥࣥࢹ࢕ࢩࣙࢼཬࡧࣜࣔࢥࣥࡢࢫ࢖ࢵࢳタᐃ࡟ࡼࡾ୍ᣓไᚚࣜࣔࢥࣥ࡟࡚ࣃ࣮࣡ࢥࣥࢹ࢕ࢩࣙࢼࢆ
ྎࡲ୍࡛ᣓไᚚࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋヲ⣽࡟ࡘ࠸࡚ࡣࣃ࣮࣡ࢥࣥࢹ࢕ࢩࣙࢼࡢ᪋ᕤㄝ᫂᭩ࢆࡈཧ↷ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

10

【外形図およびラベル配置図】【ロゴ】【定格ラベル】Ⓖ

ロゴ

SPSM-443A-NX
JET認証ラベル

定格ラベル

警告ラベル

Ⓖ

SPSM-443A-NX

00123479

・製造番号のつけ方は下記のとおり○○○○○○ △ □①②③①連番6桁(000001，000002, ・・・）
②製造年西暦下１桁（2017年⇒7）③生産工場番号（9固定）例）2016年生産1234台目の場合⇒00123479④製造年が変わると6桁の連番は000001からの採番とする
・ ：フリッカ現象改善対応仕様（暫定）識別マーク

11

12

屋外用マルチストリング型パワーコンディショナ 納入仕様書
文書番号

NEPCGS02001

納 入 仕 様 書

型 式
SPSM-444A-NX

Rev.004A

１.一般事項
１－１適用
本仕様書は、低圧系統連系太陽光発電用屋外用マルチストリング型パワーコンディショナ「SPSM-444A-NX」に適用します。
１－２範囲
本仕様書に定めるパワーコンディショナの設計、製作、検査、及び梱包輸送迄とします。
１－３保証期間
保証期間は、引き渡し完了後２年３ヶ月、あるいはエンドユ－ザ－に引き渡した後２年の保証期間のうち、いずれか早く到達した期間までとします。この間に弊社側の責任と認められる故障及び不具合が発生した場合は、無償にて速やかに改善いたします。
１－４保守サービス期間
保証期間経過日から１３年間（保守サービス契約書による）
１－５免責事項
パワーコンディショナ及び接続機器の誤動作および、故障等により動作しなかった事による付随的障害等については責任を負わないものとします。
１－６補修用性能部品の最低保有期間
パワーコンディショナの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後９年とします。
尚、性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
１－７製品同梱資料
項目

提出部数

備考

取扱説明書

各パワーコンディショナにつき１部

各パワーコンディショナに同梱します

施工説明書

各パワーコンディショナにつき１部

各パワーコンディショナに同梱します

検査成績書

各パワーコンディショナにつき１部

各パワーコンディショナに同梱します

工事用型紙

各パワーコンディショナにつき１部

各パワーコンディショナに同梱します

１－８付属品
部品名

個数

部品名

個数

壁取付板

1

開閉器用端子カバー

4

保護ガード固定ネジ M4×12

6

アース線用圧着端子(R5.5-5)1

壁取付板固定ネジ 5×60(High-Lowネジ)

11

絶縁キャップ TCM-53(緑)1

保護ガード(上・下)各1

系統側接続用ケーブル用圧着端子(8-5NS)

3

自立運転コンセントラベル

1

絶縁キャップ TCM-81(黒/白/赤)

各1

開閉器用圧着端子(5.5-AF4A-S)

8系統側接続用ケーブル用圧着端子(14-5NS)

3

絶縁キャップ TCM-53(赤/青)

4/4

絶縁キャップ TCM-141(黒/白/赤)

各1

１－９適用範囲外
太陽電池とパワーコンディショナ間の配線材料及び連系運転用の配線材料については適用範囲外とさせていただきます。
１－10その他
本パワーコンディショナは、(財)電気安全環境研究所が行う太陽光発電用インバータ・系統連系保護装置の任意認証制度による認証試験適合品とします。
認証登録番号：MP-0123

1２.一般条件
２－１周囲条件① 設置場所：屋外・屋側・屋内(屋側とは軒下など直接雨のかからない建物の屋外側面)② 動作温度範囲：－20～＋50℃(直射日光が当たらないこと)
但し、入力電流条件によっては30℃を超える周囲温度では、内部温度により発電電力を絞ることがあります。

③ 保存温度範囲：－25～＋60℃④ 湿度：90％RH以下(結露無きこと)

２－２適用法令・規格① JIS C 8980 「小出力太陽光発電用パワーコンディショナ」(日本工業規格)② JIS C 8961 「太陽光発電用パワーコンディショナの効率測定方法」(日本工業規格)③ 系統連系規程(JEAC 日本電気協会)④ 電気事業法施行規則
２－３全体構成

太陽電池
モジュール

配電系統

パワーコンディショナ：仕様書適用範囲

2

分電盤

３.機器仕様
３－１共通
３－１－１共通定格
定格入力電圧：DC330V

入力運転電圧範囲 ：DC50～450V※ 電気設備技術基準の対地電圧は450V以下であることと規定されています。
従って、太陽電池の組み合わせにおいて、いかなる条件(環境、太陽電池特性を含めて)においても450V以下となるようなシステム設計をしてください。
450Vを超えた場合には直流過電圧を検出し、太陽電池過電圧(点検コードＦ３)が表示され、パワーコンディショナは停止します。

消費電力：待機時消費電力 1W未満(一括制御リモコン消費電力0.1Ｗ含む)
50Hz：25VA未満
発電時

60Hz：30VA未満

0W/0VA※ 発電時に関しては、パワーコンディショナ自体の消費電力をすべて太陽電池側でまかないます。

３－１－２系統連系運転時定格
定格出力：4.4kW

入力回路数

：4回路

最大入力電力：最大入力電圧、最大入力電流の範囲内/１入力

定格出力電圧：AC202V(単相２線式、ただし連系は単相3線式)

定格出力周波数：50Hｚまたは60Hｚ

最大入力動作電流：42A(最大10.5A/1入力)

短絡電流：最大11A/１入力

最大出力電流：22.0Arms

定格電力変換効率：96％(JIS C8961による)(95.5％(参考値)：入力電圧DC250V時)

出力基本波力率：0.95％以上(定格出力時)

高調波電流含有率：総合5％以下、各次3％以下

連系運転範囲：連系点電圧OVR、UVR設定値による

系統周波数

OFR、UFR設定値による雑音端子電圧(準尖頭値) ：VCCI クラスB
突入電流

：なし

冷却方式

：自然空冷(内部拡散ファン有り)

騒音：定格出力時30dB以下※測定方法はJIS C 8980 11.9騒音測定による

３－１－３自立運転時定格定格出力電力：1.5kVA(自立運転端子台機能付き)

定格出力電圧：AC101V

出力電圧範囲：AC101V±6V

出力電気方式：単相2線式

定格出力周波数：50Hzまたは60Hz

出力周波数精度：定格周波数に対し±1Hz以内

最低入力電圧：DC50V

最大出力電流：15A(実効値)

電力変換効率：92％以上(定格入力、定格出力時、R負荷)

３－２主回路方式
変換方式
連系運転時

：電圧型電流制御方式

自立運転時：電圧型電圧制御方式

絶縁方式：トランスレス方式

スイッチング方式 ：正弦波PWM方式
接地方式：直流回路側は非接地方式とし、交流出力の中性線が配電線の柱上変圧器側で接地される方式とする。(但し自立運転時は非接地)

3３－３制御方式
電力制御方式：太陽電池最大電力追尾制御(MPPT)

補助制御機能：自動電圧調整(有効電力制御：107V以上)

運転制御方式：自動起動・停止(起動時ソフトスタート)

起動電圧：DC90V±3V以上150秒以上継続または、DC150V±3Ｖ以上10秒間以上継続※1回路だけでも90V以上の入力条件を満たせばパワーコンディショナは起動します。
※1回路が90V以上の入力条件を満たせば、他回路は80V以上の入力で起動します。
（80V未満の場合は他回路は起動しません）

停止電圧：DC50V±2V

３－４電気的特性
絶縁抵抗：1MΩ以上耐電圧：AC1500V

1分間

３－５直流開閉器(バイメタルサーモスタットによる保護機能付き)
定格入力電圧：DC330V

最大入力電圧：DC500V

最大入力電流：DC15A

３－６寸法・質量等
外形寸法/梱包寸法 ：W706×H407×D214(mm)
梱包寸法：W785×H353×D500(mm)製品質量：約26kg(ｶﾞｰﾄﾞ、壁取付板含む約31kg)
梱包質量：約33kg
塗装色：前面パネル：シルバー、本体：グレー（マンセル値9.4Y 5.6/0.5）
３－７その他
多数台連系対応型単独運転防止機能(ステップ注入付周波数フィードバック方式)搭載
FRT機能（2017年FRT対応）
力率一定制御：0.80～1.00(0.01毎)

復電時の連系復帰：手動/自動選択

電圧上昇抑制制御：無効電力制御搭載※出荷時1.00

選択可能

自立運転用の端子台搭載(自立運転用コンセントを設置する場合は、配線工事が必要となります)
外部停止入力端子搭載(1入力/無電圧A接点)：OVGRなどの異常停止信号でパワコンの運転を緊急停止する場合の接点入力端子

防塵防水性能：IP55(配線部および水抜き孔除く)

運転・停止：一括制御リモコンで操作

４.遠隔出力制御について
２０１５年１月２２日公布。再生可能エネルギー特別措置法施行令規則の一部を改正する省令と関連告示に適用した機器です。
・外部受令装置(送信ユニット)による遠隔出力制御機能あり(遠隔出力制御システム対応型パワーコンディショナだけでは、遠隔出力制御はできませんのでご留意願います。
また、遠隔出力制御は、電力会社の要請により実施されますので、詳細については電力会社にご確認ください。)※通信に関わるランニングコストについて
インターネット回線契約・利用に伴う費用は、お客様にご負担いただくことになります。

4５.保護機能仕様
５－１系統連系保護機能仕様
表５－１ 整定値一覧
系統連系保護機能系統過電圧（ＯＶＲ）
Ｕ，Ｗ相個別設定

系統不足電圧（ＵＶＲ）
Ｕ，Ｗ相個別設定

整定値
検出相数

2相（単相3線式の中性線と両側電圧間）

検出レベル

115V(整定値範囲 110～120V：設定ステップ2.5V)

検出時間

1.0秒（整定値範囲 0.5～2秒：設定ステップ0.5秒）

解列箇所

機械的開閉箇所＋ゲートブロック

検出相数

2相（単相3線式の中性線と両側電圧間）

検出レベル

80V(整定値範囲 80～90V：設定ステップ2.5V)

検出時間

1.0秒（整定値範囲 0.5～2秒：設定ステップ0.5秒）

解列箇所

機械的開閉箇所＋ゲートブロック

検出相数

1相（単相3線式の中性線と片側電圧間）

検出レベル

50Hz地区 51.0Hz(整定値範囲 50.5～52.5Hz：設定ステップ0.5Hz)

系統過周波数（ＯＦＲ）

60Hz地区 61.2Hz(整定値範囲 60.6～63.0Hz：設定ステップ0.6Hz)
検出時間

1.0秒（整定値範囲 0.5～2秒：設定ステップ0.5秒）

解列箇所

機械的開閉箇所＋ゲートブロック

検出相数

１相（単相３線式の中性線と片側電圧間）

検出レベル

50Hz地区 47.5Hz(整定値範囲 47.5～49.5Hz：設定ステップ0.5Hz)

検出時間

1.0秒(整定値範囲 0.5～2秒：設定ステップ0.5秒)

解列箇所

機械的開閉箇所＋ゲートブロック

整定値

300秒(整定値範囲 10、150、300秒、手動復帰）

制御方法

有効電力制御（出力を半定格または0に制御）

検出レベル

109V(整定値範囲 107V～113V：設定ステップ0.5V)

系統不足周波数（ＵＦＲ）

保護リレー復帰時間
電圧上昇抑制レベル

受動的単独運転検出

能動的単独運転検出

直流分検出

直流過電圧

直流不足電圧

交流過電流

60Hz地区 58.8Hz(整定値範囲 57.0～59.4Hz：設定ステップ0.6Hz)方式

電圧位相跳躍検出方式

検出レベル

位相変化8度（整定値範囲 6～1２度：設定ステップ2度）

検出時間

0.5秒以内(整定値固定)

解列箇所

機械的開閉箇所＋ゲートブロック

方式

ステップ注入付周波数フィードバック方式

検出レベル

周波数1.2Hz

解列時限

0.2秒以内(整定値固定)

解列箇所

機械的開閉箇所＋ゲートブロック

検出レベル176mA(整定値固定)

検出時間

0.4秒（整定値固定）

解列箇所

機械的開閉箇所＋ゲートブロック

検出レベル

450V(整定値固定)

検出時間

0.3秒(整定値固定)

解列個所

機械的開閉箇所＋ゲートブロック

検出レベル

50V(整定値固定)

検出時間

0.4秒(整定値固定)

解列個所

ゲートブロック

検出レベル

25.0A(整定値固定)

検出時間

0.4秒（整定値固定）

解列個所

機械的開閉箇所＋ゲートブロック

5５－２パワーコンディショナ自己診断機能
パワーコンディショナ本体の保護機能動作時、系統の停電などを検出した場合、本体表示部に点検コードを表示します。
コードが「Ｅ」で始まるものは系統側、「Ｆ」で始まるものはパワーコンディショナ側（自立運転の内容を含む）を意味します。リモコンに「Ｆ」で始まる点検コードが表示された場合、リモコンのブザー音が鳴ります。
（リモコンの運転/停止スイッチを停止状態にすることにより、リモコンのブザー音は停止します）
表５－２にパワーコンディショナの点検コード一覧を表示します。
点検コードはリモコンでは「総積算SW」を5秒以上長押しし、抑制時間を表示させた後に「総積算SW」を再度10秒以上
長押しします。その後に「総積算SW」を押すことで、最大16個確認することが可能です。
一方パワーコンディショナ本体では、操作変更ボタンを操作し、エラー履歴モードにて最大８個まで確認することが可能です。ただし、自立運転時に表示した点検コードは履歴に記憶されません。
表５－２点検コード内容一覧
系統側に関する点検コード内容(Ｅ-ＸＸ)
点検コード

項

目

内容

E1

系統過周波数系統過周波数が検出された場合に表示

E2

系統不足周波数

系統不足周波数が検出された場合に表示

E3

U相系統不足電圧

U相系統不足電圧が検出された場合に表示

E4

U相系統過電圧U相系統過電圧が検出された場合に表示

E5

W相系統不足電圧

W相系統不足電圧が検出された場合に表示

E6

W相系統過電圧W相系統過電圧が検出された場合に表示

E7

位相跳躍

商用電力の位相が跳躍（急変した状態）が検出された場合に表示（※パワコンは停止する。）

E8

新型能動的方式単独運転（高速単独運転）

単独運転が検出された場合に表示 （※パワコンは停止する。）

E9

U相瞬時過電圧U相瞬時過電圧が検出された場合に表示

E10

W相瞬時過電圧W相瞬時過電圧が検出された場合に表示

E11

系統ゼロクロス未決定

系統（商用の交流電圧）が、ゼロクロス（0ボルト）を検出しなかった際に表示（※パワコンは交流を監視している）

E12

系統周波数未決定パワコン起動時に、系統（商用電流）の周波数が決定できない状態（停電等）の
時に表示

E13

U相系統遮断電圧

U相系統遮断電圧が検出された場合に表示

E14

W相系統遮断電圧

W相系統遮断電圧が検出された場合に表示

E99

系統異常回復後、手動復帰待機

系統異常が回復した後、手動復帰待ち状態で表示

パワーコンディショナ側に関する点検コード内容(Ｆ-ＸＸ)
点検コード
F1

項

目

IPMアラーム

内容
IPMエラー信号検出の際に表示

F2

瞬時過電流

瞬時過電流検出の際に表示

F3※1

太陽電池過電圧

太陽電池過電圧検出の際に表示

F4

直流地絡

直流地絡検出の際に表示

F5

OTPエラー

外部ROMエラーの際に表示

F6

チョッパ過電圧

昇圧後電圧の過電圧検出の際に表示

F7

チョッパ瞬時過電圧

昇圧後電圧の瞬時過電圧検出の際に表示

F8

直流分検出

インバータ直流分検出の際に表示

F9

交流過電流

交流過電流検出の際に表示

F12

IPM温度異常

放熱板の温度異常の際に表示

F13

ヒートシンクサーミスタのオープンショート

サーミスタのオープン、ショート検出の際に表示

F14

補正値異常

センサの補正値異常の際に表示

F15

昇圧後電圧検出回路故障

昇圧後電圧検出回路の故障の際に表示

F16

発電上限指示値受信異常

送信ユニットとの通信異常の際に表示

F18

チョッパ不足電圧

目標電圧値未昇圧の際に表示

F19

端子台温度異常系統連系用温度ヒューズ断線

F20

U-O間誤配線

U-O間誤接続検出の際に表示

6

点検コード

項

目

内容

F21

W-O間誤配線

W-O間誤接続検出の際に表示

F24

地絡センサーオープン

地絡センサーオープン検出の際に表示

F25交流･直流電力不一致

交流･直流電力不一致の際に表示

F26※1

直流電流センサ異常

直流電流センサ異常の際に表示

F27

交流電流センサ異常

交流電流センサ異常の際に表示

F32

系統開閉用リレー溶着

系統開閉用リレー溶着検出の際に表示

F33

系統開閉用リレー接続不可

系統開閉用リレー接続不可の際に表示

F35

パワコンアドレス重複

パワコンのアドレス設定重複を検出した際に表示

F36※1

瞬時直流過電流瞬時直流過電流の際に表示

F37

外部停止信号

外部停止信号受信の際に表示

F41

HICアラーム

HICエラーの際に表示

F42

ファンロック

ファンロックの際に表示

F45

昇圧制御不能昇圧制御不能の際に表示

F46

即断チョッパ過電圧

昇圧後電圧の即断過電圧の際に表示

F47

リモコン通信異常

パワコン本体と同じアドレスのリモコンとの通信異常の際に表示

F57

F2（もしくはF9）を8回検出-

F58

F1を8回検出-F59

F4を8回検出-F60

F8を8回検出-F61

F6、F7またはF46を8回検出-

F63

F12を8回検出-

F65※1

F3を8回検出-F66※1

F36を8回検出-

F67

F41を8回検出-

L2

一括制御リモコン複数台接続

一括制御リモコンが複数台渡り配線されている場合、一括制御リモコンのみに表示します。

自立運転時の点検コード内容(Ｆ-ＸＸ)
点検コード

項

目

内容

F81

過電流検出（自立運転時）

自立運転中、消費電力の大きな電気製品（15Aを超えるもの）を使用した。

F82

不足電圧検出（自立運転時）

自立運転モードで太陽電池の発電量に対して、接続されている電気製品の消費電力のほうが大きくなった。

F83

過電圧検出（自立運転時）

自立運転モードで、接続される電気製品の種類により発生することがあります。
頻繁に発生するようであれば、対象の電気製品の使用は避けてください。

F84

自立端子台異常温度ヒューズ断線

F87

自立リレー接続前不足電圧検出

自立運転モードで、太陽電池モジュールの発電量が不足している可能性が
あります。

F88

自立リレー接続前過電圧検出

自立運転モードで、太陽電池モジュールの発電量が日射急変等により不安定な可能性があります。

F89

F81を8回検出-F90

F82を8回検出-

F91

F83を8回検出-※１. パワコン本体表示部のみストリング識別用アルファベットが表示されます。
ストリング１⇒Ａ、ストリング２⇒ｂ、ストリング３⇒ｃ、ストリング４⇒ｄ（例）ストリング３太陽電池過電圧発生時
・リモコン表示部⇒Ｆ3・パワコン本体表示部⇒ F3ｃ

7６.試験・検査
下記に示す試験項目を検査工程にて行ない、検査成績書を製品に同梱します。
〔試験項目〕(1)外観・構造検査(2)絶縁性能試験(3)耐電圧性能試験(4)保護性能試験① 交流過電圧試験(OVR)② 交流不足電圧試験(UVR)③ 交流過周波数試験(OFR)④ 交流不足周波数試験 (UFR)⑤ 単独運転防止検査⑥ 復電後の一定時間投入阻止検査(5)定格時特性試験(効率・力率・高調波含有率)(6)自立運転試験(電圧精度・周波数精度)

７.据付工事に関する注意事項(1)パワーコンディショナは壁面に正しい方向で取り付けてください。
(2)パワーコンディショナの質量(壁取付板、保護ガードなどを含め約31kg)に十分耐える壁構造が必要です。
(3)パワーコンディショナは水平に設置してください。
(4)パワーコンディショナの前面には点検スペースとして800mm以上を確保することを推奨します。
また、上下左右は放熱スペース及び点検のために、図7-1に示すスペースが必要です。
パワーコンディショナに同梱されている施工説明書を参照の上、正しく据付けてください。

図７－１

壁面取り付け時の周囲との最低スペース※ 上下設置する場合は２台までとし、必ず出力の低いほう、回路数の少ないほうを下に設置してください。
※ 設置場所により、上記寸法の他に操作スペース・工事スペース等を確保する必要があります。

8８.使用上の注意
次のような場所への設置および接続はしないでください。
1. 周囲温度範囲(－20℃～＋50℃)の範囲外の場所、日中に直射日光の当たる場所
2. 換気・風通しの悪い場所や夏場温度が著しく上昇する場所(屋根裏、納戸、押入れ、床下など)、設置に必要なスペースが確保できない場所
3. 野立て設置をする場合、架台取付板またはそれに相当する板を取り付けない設置方法
4. 温度変化の激しい場所(結露のある場所)
5. 著しく湿度の高い場所(湿度90％を超える場所)
6. 水上及び常時水を浴びる場所、住宅の屋側から離れるなどして風雨の影響を著しく受ける場所、
冠水のおそれのある場所、水はけの悪い場所
7. 塩害地域(沖縄と離島の全域、外海の海岸から1km以内、瀬戸内海の海岸から500m以内または潮風が直接あたる場所)の屋外
海岸からの距離にかかわらず、周囲の状況により潮風の影響があると思われる場合は、塩害地域とみなしてください。

8. 積雪地域(本製品が雪に埋もれるおそれや、落雪・落氷の衝撃を受けるおそれのある場所)
9. 標高2000mを超える場所
10. 上下さかさまや横倒しの設置
11. 人の往来の妨げになる場所
12. メンテナンスが容易に行えない場所
13. 上下設置する場合において、3台以上を上下に設置
14. ボールなどが当たるおそれのある場所（野球場・サッカー場など）
15. ガス機器などと並列設置する場合において、燃焼ガスや排気が直接または間接的に当たる場所
16. 過度の水蒸気・油蒸気・煙・塵埃・砂ぼこりや塩分・腐食性物質・爆発性/可燃性ガス・化学薬品・火気、燃焼ガスにさらされる場所およびさらされるおそれのある場所
17. 高周波ノイズを発生する機器のある場所
18. 壁の変色や排熱・機器特性上の電磁音が気になる場所
19. 騒音について厳しい制約を受ける場所（寝室の壁への設置は避けることをおすすめします）
20. テレビ、ラジオなどのアンテナ、アンテナ線より3m以上間隔をとれない場所
21. 電気的雑音の影響を受けると困る電気製品の近く
PLC、LANなど通信を利用する機器については、相互に干渉し正常な動作が出来なくなる場合があります。
22. アマチュア無線のアンテナが近隣にある場所
近隣にアマチュア無線のアンテナがあるところに太陽光発電システムを設置すると、太陽光発電システムの機器や配線から発生する電気的雑音（ノイズ）を感度の高いアマチュア無線機が受信することで通信の障害となる場合があります。
23. 信号線を動力線と並走させたり、同一配線管におさめること
24. 商用電源の電圧を制御する機器（調光器などの省エネ機など）との併用
25. その他特殊な機器(医療機器・通信機器・発電機)への接続
26. その他特殊な条件下(自動車・船舶など)（感電・火災・故障・電磁波雑音の原因になります）
27. 一括制御リモコンをパワーコンディショナ内に設置すること
故障・動作障害のおそれがあります。また、運転状態が確認できなくなります。

9９.専用別売品
９－１リモコン
部品名

品番

用途

一括制御リモコン※

SPUR-1MA-NX

リモコン1台で屋外用マルチストリング型パワーコンディショ
ナの運転・停止を最大10台まで制御します。

※屋外用マルチストリング型パワーコンディショナには一括制御リモコンが必須です。
９－２設置用部材
部品名

品番

用途

屋外パワコン用平地置台セット

POKBP55UD2G

壁掛け設置が困難で自立設置が必要な場合に使用してください。

屋外パワコン野立用架台取付板

POKTP01ST

ＰＶモジュールの下に設置する場合に使用してください。

９－３通信ケーブル
部品名
パワコン・リモコン間ケーブル

パワコン間ケーブル

リモコン・送信Ｕ間ケーブル

長さ

品番

5m

POKC050B

15m

POKC150B

30m

POKC300B

1.5m

POKC015P

5m

POKC050P

30m

POKC300P

3m

POKC030F

15m

POKC150F

用途
パワーコンディショナ本体とリモコンの接続用で、１台目の設置に必要です。
パワーコンディショナを複数台連携して設置する場合に、パワーコンディショナを相互にわたり接続します。
送信ユニットを設置する場合にリモコンと接続します。

通信ケーブル配線図

・余剰用モード：パワーコンディショナ５台まで接続可能
・全量用モード：パワーコンディショナ６台以上、最大１０台まで接続可能
【屋外】

【屋内】
カラーモニター
SPCM274-NX

パワコン10 ・・・・・ パワコン4

パワコン3

パワコン2

一括制御リモコン
SPUR-1MA-NX

パワコン1

パワコン－パワコン間

パワコン－リモコン間
POKC050B 5m
POKC150B 15m
POKC300B 30m

POKC015P 1.5mP
POKC050P 5m
POKC300P 30m

送信ユニットSPW274R-NX

リモコン-送信Ｕ間
POKC030Ｆ 3m
POKC150Ｆ 15m※ パワーコンディショナ及びリモコンのスイッチ設定により一括制御リモコンにてパワーコンディショナを10台まで一括制御することができます。
詳細についてはパワーコンディショナの施工説明書をご参照ください。

10

【外

よ ラベル配置】【ロ 】【定格ラベル】ロ【バーコードラベル】

ET

ラベル

ラベル

定格ラベル

・製

号の け方はのと り

連 6 (000001，000002 ・・・）
製
１ （2017 ⇒7）
生
場 号（9固定）例）2016 生 1234台目の場合⇒00123479
製が変 ると6 の連 は000001か の・ ：フリッカ 象
対 仕様（ 定）識別 ーク

11

とする

12

屋外用マルチストリング型パワーコンディショナ 納入仕様書
文書番号

NEPCGS02002

納 入 仕 様 書

型 式
SPSM-554A-NX

Rev.004A

１.一般事項
１－１適用
本仕様書は、低圧系統連系太陽光発電用屋外用マルチストリング型パワーコンディショナ「SPSM-554A-NX」に適用します。
１－２範囲
本仕様書に定めるパワーコンディショナの設計、製作、検査、及び梱包輸送迄とします。
１－３保証期間
保証期間は、引き渡し完了後２年３ヶ月、あるいはエンドユ－ザ－に引き渡した後２年の保証期間のうち、いずれか早く到達した期間までとします。この間に弊社側の責任と認められる故障及び不具合が発生した場合は、無償にて速やかに改善いたします。
１－４保守サービス期間
保証期間経過日から１３年間（保守サービス契約書による）
１－４免責事項
パワーコンディショナ及び接続機器の誤動作および、故障等により動作しなかった事による付随的障害等については責任を負わないものとします。
１－５補修用性能部品の最低保有期間
パワーコンディショナの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後９年とします。
尚、性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
１－６製品同梱資料
項目

提出部数

備考

取扱説明書

各パワーコンディショナにつき１部

各パワーコンディショナに同梱します

施工説明書

各パワーコンディショナにつき１部

各パワーコンディショナに同梱します

検査成績書

各パワーコンディショナにつき１部

各パワーコンディショナに同梱します

工事用型紙

各パワーコンディショナにつき１部

各パワーコンディショナに同梱します

１－８付属品
部品名

個数

部品名

個数

壁取付板

1

開閉器用端子カバー

4

保護ガード固定ネジ M4×12

6

アース線用圧着端子(R5.5-5)1

壁取付板固定ネジ 5×60(High-Lowネジ)

11

絶縁キャップ TCM-53(緑)1

保護ガード(上・下)各1

系統側接続用ケーブル用圧着端子(8-5NS)

3

自立運転コンセントラベル

1

絶縁キャップ TCM-81(黒/白/赤)

各1

開閉器用圧着端子(5.5-AF4A-S)

8系統側接続用ケーブル用圧着端子(14-5NS)

3

絶縁キャップ TCM-53(赤/青)

4/4

絶縁キャップ TCM-141(黒/白/赤)

各1

１－９適用範囲外
太陽電池とパワーコンディショナ間の配線材料及び連系運転用の配線材料については適用範囲外とさせていただきます。
１－10その他
本パワーコンディショナは、(財)電気安全環境研究所が行う太陽光発電用インバータ・系統連系保護装置の任意認証制度による認証試験適合品とします。
認証登録番号：MP-0122

1２.一般条件
２－１周囲条件① 設置場所：屋外・屋側・屋内(屋側とは軒下など直接雨のかからない建物の屋外側面)② 動作温度範囲：－20～＋50℃(直射日光が当たらないこと)
但し、入力電流条件によっては30℃を超える周囲温度では、内部温度により発電電力を絞ることがあります。

③ 保存温度範囲：－25～＋60℃④ 湿度：90％RH以下(結露無きこと)

２－２適用法令・規格① JIS C 8980 「小出力太陽光発電用パワーコンディショナ」(日本工業規格)② JIS C 8961 「太陽光発電用パワーコンディショナの効率測定方法」(日本工業規格)③ 系統連系規程(JEAC 日本電気協会)④ 電気事業法施行規則
２－３全体構成

太陽電池
モジュール

配電系統

パワーコンディショナ：仕様書適用範囲

2

分電盤

３.機器仕様
３－１共通
３－１－１共通定格
定格入力電圧：DC330V

入力運転電圧範囲 ：DC50～450V※ 電気設備技術基準の対地電圧は450V以下であることと規定されています。
従って、太陽電池の組み合わせにおいて、いかなる条件(環境、太陽電池特性を含めて)においても450V以下となるようなシステム設計をしてください。
450Vを超えた場合には直流過電圧を検出し、太陽電池過電圧(点検コードＦ３)が表示され、パワーコンディショナは停止します。

消費電力：待機時消費電力 1W未満(一括制御リモコン消費電力0.1Ｗ含む)
50Hz：25VA未満
発電時

60Hz：30VA未満

0W/0VA※ 発電時に関しては、パワーコンディショナ自体の消費電力をすべて太陽電池側でまかないます。

３－１－２系統連系運転時定格
定格出力：5.5kW

入力回路数

：4回路

最大入力電力：最大入力電圧、最大入力電流の範囲内/１入力

定格出力電圧：AC202V(単相２線式、ただし連系は単相3線式)

定格出力周波数：50Hｚまたは60Hｚ

最大入力動作電流：42A(最大10.5A/1入力)

短絡電流：最大11A/１入力

最大出力電流：27.5Arms

定格電力変換効率：96％(JIS C8961による)(95.5％(参考値)：入力電圧DC250V時)

出力基本波力率：0.95％以上(定格出力時)

高調波電流含有率：総合5％以下、各次3％以下

連系運転範囲：連系点電圧OVR、UVR設定値による

系統周波数

OFR、UFR設定値による雑音端子電圧(準尖頭値) ：VCCI クラスB
突入電流

：なし

冷却方式

：自然空冷(内部拡散ファン有り)

騒音：定格出力時30dB以下※測定方法はJIS C 8980 11.9騒音測定による

３－１－３自立運転時定格定格出力電力：1.5kVA(自立運転端子台機能付き)

定格出力電圧：AC101V

出力電圧範囲：AC101V±6V

出力電気方式：単相2線式

定格出力周波数：50Hzまたは60Hz

出力周波数精度：定格周波数に対し±1Hz以内

最低入力電圧：DC50V

最大出力電流：15A(実効値)

電力変換効率：92％以上(定格入力、定格出力時、R負荷)

３－２主回路方式
変換方式
連系運転時

：電圧型電流制御方式

自立運転時：電圧型電圧制御方式

絶縁方式：トランスレス方式

スイッチング方式 ：正弦波PWM方式
接地方式：直流回路側は非接地方式とし、交流出力の中性線が配電線の柱上変圧器側で接地される方式とする。(但し自立運転時は非接地)

3３－３制御方式
電力制御方式：太陽電池最大電力追尾制御(MPPT)

補助制御機能：自動電圧調整(有効電力制御：107V以上)

運転制御方式：自動起動・停止(起動時ソフトスタート)

起動電圧：DC90V±3V以上150秒以上継続または、DC150V±3Ｖ以上10秒間以上継続※1回路だけでも90V以上の入力条件を満たせばパワーコンディショナは起動します。
※1回路が90V以上の入力条件を満たせば、他回路は80V以上の入力で起動します。
（80V未満の場合は他回路は起動しません）

停止電圧：DC50V±2V

３－４電気的特性
絶縁抵抗：1MΩ以上耐電圧：AC1500V

1分間

３－５直流開閉器(バイメタルサーモスタットによる保護機能付き)
定格入力電圧：DC330V

最大入力電圧：DC500V

最大入力電流：DC15A

３－６寸法・質量等
外形寸法/梱包寸法 ：W706×H407×D214(mm)
梱包寸法：W785×H353×D500(mm)製品質量：約26kg(ｶﾞｰﾄﾞ、壁取付板含む約31kg)
梱包質量：約33kg
塗装色：前面パネル：シルバー、本体：グレー（マンセル値9.4Y 5.6/0.5）
３－７その他
多数台連系対応型単独運転防止機能(ステップ注入付周波数フィードバック方式)搭載
FRT機能（2017年FRT対応）
力率一定制御：0.80～1.00(0.01毎)

復電時の連系復帰：手動/自動選択

電圧上昇抑制制御：無効電力制御搭載※出荷時1.00

選択可能

自立運転用の端子台搭載(自立運転用コンセントを設置する場合は、配線工事が必要となります)
外部停止入力端子搭載(1入力/無電圧A接点)：OVGRなどの異常停止信号でパワコンの運転を緊急停止する場合の接点入力端子

防塵防水性能：IP55(配線部および水抜き孔除く)

運転・停止：一括制御リモコンで操作

４.遠隔出力制御について
２０１５年１月２２日公布。再生可能エネルギー特別措置法施行令規則の一部を改正する省令と関連告示に適用した機器です。
・外部受令装置(送信ユニット)による遠隔出力制御機能あり(遠隔出力制御システム対応型パワーコンディショナだけでは、遠隔出力制御はできませんのでご留意願います。
また、遠隔出力制御は、電力会社の要請により実施されますので、詳細については電力会社にご確認ください。)※通信に関わるランニングコストについて
インターネット回線契約・利用に伴う費用は、お客様にご負担いただくことになります。

4５.保護機能仕様
５－１系統連系保護機能仕様
表５－１ 整定値一覧
系統連系保護機能系統過電圧（ＯＶＲ）
Ｕ，Ｗ相個別設定

系統不足電圧（ＵＶＲ）
Ｕ，Ｗ相個別設定

整定値
検出相数

2相（単相3線式の中性線と両側電圧間）

検出レベル

115V(整定値範囲 110～120V：設定ステップ2.5V)

検出時間

1.0秒（整定値範囲 0.5～2秒：設定ステップ0.5秒）

解列箇所

機械的開閉箇所＋ゲートブロック

検出相数

2相（単相3線式の中性線と両側電圧間）

検出レベル

80V(整定値範囲 80～90V：設定ステップ2.5V)

検出時間

1.0秒（整定値範囲 0.5～2秒：設定ステップ0.5秒）

解列箇所

機械的開閉箇所＋ゲートブロック

検出相数

1相（単相3線式の中性線と片側電圧間）

検出レベル

50Hz地区 51.0Hz(整定値範囲 50.5～52.5Hz：設定ステップ0.5Hz)

系統過周波数（ＯＦＲ）

60Hz地区 61.2Hz(整定値範囲 60.6～63.0Hz：設定ステップ0.6Hz)
検出時間

1.0秒（整定値範囲 0.5～2秒：設定ステップ0.5秒）

解列箇所

機械的開閉箇所＋ゲートブロック

検出相数

１相（単相３線式の中性線と片側電圧間）

検出レベル

50Hz地区 47.5Hz(整定値範囲 47.5～49.5Hz：設定ステップ0.5Hz)

検出時間

1.0秒(整定値範囲 0.5～2秒：設定ステップ0.5秒)

解列箇所

機械的開閉箇所＋ゲートブロック

整定値

300秒(整定値範囲 10、150、300秒、手動復帰）

制御方法

有効電力制御（出力を半定格または0に制御）

検出レベル

109V(整定値範囲 107V～113V：設定ステップ0.5V)

系統不足周波数（ＵＦＲ）

保護リレー復帰時間
電圧上昇抑制レベル

受動的単独運転検出

能動的単独運転検出

直流分検出

直流過電圧

直流不足電圧

交流過電流

60Hz地区 58.8Hz(整定値範囲 57.0～59.4Hz：設定ステップ0.6Hz)方式

電圧位相跳躍検出方式

検出レベル

位相変化8度（整定値範囲 6～1２度：設定ステップ2度）

検出時間

0.5秒以内(整定値固定)

解列箇所

機械的開閉箇所＋ゲートブロック

方式

ステップ注入付周波数フィードバック方式

検出レベル

周波数1.2Hz

解列時限

0.2秒以内(整定値固定)

解列箇所

機械的開閉箇所＋ゲートブロック

検出レベル220mA(整定値固定)

検出時間

0.4秒（整定値固定）

解列箇所

機械的開閉箇所＋ゲートブロック

検出レベル

450V(整定値固定)

検出時間

0.3秒(整定値固定)

解列個所

機械的開閉箇所＋ゲートブロック

検出レベル

50V(整定値固定)

検出時間

0.4秒(整定値固定)

解列個所

ゲートブロック

検出レベル

30.5A(整定値固定)

検出時間

0.4秒（整定値固定）

解列個所

機械的開閉箇所＋ゲートブロック

5５－２パワーコンディショナ自己診断機能
パワーコンディショナ本体の保護機能動作時、系統の停電などを検出した場合、本体表示部に点検コードを表示します。
コードが「Ｅ」で始まるものは系統側、「Ｆ」で始まるものはパワーコンディショナ側（自立運転の内容を含む）を意味します。リモコンに「Ｆ」で始まる点検コードが表示された場合、リモコンのブザー音が鳴ります。
（リモコンの運転/停止スイッチを停止状態にすることにより、リモコンのブザー音は停止します）
表５－２にパワーコンディショナの点検コード一覧を表示します。
点検コードはリモコンでは「総積算SW」を5秒以上長押しし、抑制時間を表示させた後に「総積算SW」を再度10秒以上
長押しします。その後に「総積算SW」を押すことで、最大16個確認することが可能です。
一方パワーコンディショナ本体では、操作変更ボタンを操作し、エラー履歴モードにて最大８個まで確認することが可能です。ただし、自立運転時に表示した点検コードは履歴に記憶されません。
表５－２点検コード内容一覧
系統側に関する点検コード内容(Ｅ-ＸＸ)
点検コード

項

目

内容

E1

系統過周波数系統過周波数が検出された場合に表示

E2

系統不足周波数

系統不足周波数が検出された場合に表示

E3

U相系統不足電圧

U相系統不足電圧が検出された場合に表示

E4

U相系統過電圧U相系統過電圧が検出された場合に表示

E5

W相系統不足電圧

W相系統不足電圧が検出された場合に表示

E6

W相系統過電圧W相系統過電圧が検出された場合に表示

E7

位相跳躍

商用電力の位相が跳躍（急変した状態）が検出された場合に表示（※パワコンは停止する。）

E8

新型能動的方式単独運転（高速単独運転）

単独運転が検出された場合に表示 （※パワコンは停止する。）

E9

U相瞬時過電圧U相瞬時過電圧が検出された場合に表示

E10

W相瞬時過電圧W相瞬時過電圧が検出された場合に表示

E11

系統ゼロクロス未決定

系統（商用の交流電圧）が、ゼロクロス（0ボルト）を検出しなかった際に表示（※パワコンは交流を監視している）

E12

系統周波数未決定パワコン起動時に、系統（商用電流）の周波数が決定できない状態（停電等）の
時に表示

E13

U相系統遮断電圧

U相系統遮断電圧が検出された場合に表示

E14

W相系統遮断電圧

W相系統遮断電圧が検出された場合に表示

E99

系統異常回復後、手動復帰待機

系統異常が回復した後、手動復帰待ち状態で表示

パワーコンディショナ側に関する点検コード内容(Ｆ-ＸＸ)
点検コード
F1

項

目

IPMアラーム

内容
IPMエラー信号検出の際に表示

F2

瞬時過電流

瞬時過電流検出の際に表示

F3※1

太陽電池過電圧

太陽電池過電圧検出の際に表示

F4

直流地絡

直流地絡検出の際に表示

F5

OTPエラー

外部ROMエラーの際に表示

F6

チョッパ過電圧

昇圧後電圧の過電圧検出の際に表示

F7

チョッパ瞬時過電圧

昇圧後電圧の瞬時過電圧検出の際に表示

F8

直流分検出

インバータ直流分検出の際に表示

F9

交流過電流

交流過電流検出の際に表示

F12

IPM温度異常

放熱板の温度異常の際に表示

F13

ヒートシンクサーミスタのオープンショート

サーミスタのオープン、ショート検出の際に表示

F14

補正値異常

センサの補正値異常の際に表示

F15

昇圧後電圧検出回路故障

昇圧後電圧検出回路の故障の際に表示

F16

発電上限指示値受信異常

送信ユニットとの通信異常の際に表示

F18

チョッパ不足電圧

目標電圧値未昇圧の際に表示

F19

端子台温度異常系統連系用温度ヒューズ断線

F20

U-O間誤配線

U-O間誤接続検出の際に表示

6

点検コード

項

目

内容

F21

W-O間誤配線

W-O間誤接続検出の際に表示

F24

地絡センサーオープン

地絡センサーオープン検出の際に表示

F25交流･直流電力不一致

交流･直流電力不一致の際に表示

F26※1

直流電流センサ異常

直流電流センサ異常の際に表示

F27

交流電流センサ異常

交流電流センサ異常の際に表示

F32

系統開閉用リレー溶着

系統開閉用リレー溶着検出の際に表示

F33

系統開閉用リレー接続不可

系統開閉用リレー接続不可の際に表示

F35

パワコンアドレス重複

パワコンのアドレス設定重複を検出した際に表示

F36※1

瞬時直流過電流瞬時直流過電流の際に表示

F37

外部停止信号

外部停止信号受信の際に表示

F41

HICアラーム

HICエラーの際に表示

F42

ファンロック

ファンロックの際に表示

F45

昇圧制御不能昇圧制御不能の際に表示

F46

即断チョッパ過電圧

昇圧後電圧の即断過電圧の際に表示

F47

リモコン通信異常

パワコン本体と同じアドレスのリモコンとの通信異常の際に表示

F57

F2（もしくはF9）を8回検出-

F58

F1を8回検出-F59

F4を8回検出-F60

F8を8回検出-F61

F6、F7またはF46を8回検出-

F63

F12を8回検出-

F65※1

F3を8回検出-F66※1

F36を8回検出-

F67

F41を8回検出-

L2

一括制御リモコン複数台接続

一括制御リモコンが複数台渡り配線されている場合、一括制御リモコンのみに表示します。

自立運転時の点検コード内容(Ｆ-ＸＸ)
点検コード

項

目

内容

F81

過電流検出（自立運転時）

自立運転中、消費電力の大きな電気製品（15Aを超えるもの）を使用した。

F82

不足電圧検出（自立運転時）

自立運転モードで太陽電池の発電量に対して、接続されている電気製品の消費電力のほうが大きくなった。

F83

過電圧検出（自立運転時）

自立運転モードで、接続される電気製品の種類により発生することがあります。
頻繁に発生するようであれば、対象の電気製品の使用は避けてください。

F84

自立端子台異常温度ヒューズ断線

F87

自立リレー接続前不足電圧検出

自立運転モードで、太陽電池モジュールの発電量が不足している可能性が
あります。

F88

自立リレー接続前過電圧検出

自立運転モードで、太陽電池モジュールの発電量が日射急変等により不安定な可能性があります。

F89

F81を8回検出-F90

F82を8回検出-

F91

F83を8回検出-※１. パワコン本体表示部のみストリング識別用アルファベットが表示されます。
ストリング１⇒Ａ、ストリング２⇒ｂ、ストリング３⇒ｃ、ストリング４⇒ｄ（例）ストリング３太陽電池過電圧発生時
・リモコン表示部⇒Ｆ3・パワコン本体表示部⇒ F3ｃ

7６.試験・検査
下記に示す試験項目を検査工程にて行ない、検査成績書を製品に同梱します。
〔試験項目〕(1)外観・構造検査(2)絶縁性能試験(3)耐電圧性能試験(4)保護性能試験① 交流過電圧試験(OVR)② 交流不足電圧試験(UVR)③ 交流過周波数試験(OFR)④ 交流不足周波数試験 (UFR)⑤ 単独運転防止検査⑥ 復電後の一定時間投入阻止検査(5)定格時特性試験(効率・力率・高調波含有率)(6)自立運転試験(電圧精度・周波数精度)

７.据付工事に関する注意事項(1)パワーコンディショナは壁面に正しい方向で取り付けてください。
(2)パワーコンディショナの質量(壁取付板、保護ガードなどを含め約31kg)に十分耐える壁構造が必要です。
(3)パワーコンディショナは水平に設置してください。
(4)パワーコンディショナの前面には点検スペースとして800mm以上を確保することを推奨します。
また、上下左右は放熱スペース及び点検のために、図7-1に示すスペースが必要です。
パワーコンディショナに同梱されている施工説明書を参照の上、正しく据付けてください。

図７－１

壁面取り付け時の周囲との最低スペース※ 上下設置する場合は２台までとし、必ず出力の低いほう、回路数の少ないほうを下に設置してください。
※ 設置場所により、上記寸法の他に操作スペース・工事スペース等を確保する必要があります。

8８.使用上の注意
次のような場所への設置および接続はしないでください。
1. 周囲温度範囲(－20℃～＋50℃)の範囲外の場所、日中に直射日光の当たる場所
2. 換気・風通しの悪い場所や夏場温度が著しく上昇する場所(屋根裏、納戸、押入れ、床下など)、設置に必要なスペースが確保できない場所
3. 野立て設置をする場合、架台取付板またはそれに相当する板を取り付けない設置方法
4. 温度変化の激しい場所(結露のある場所)
5. 著しく湿度の高い場所(湿度90％を超える場所)
6. 水上及び常時水を浴びる場所、住宅の屋側から離れるなどして風雨の影響を著しく受ける場所、
冠水のおそれのある場所、水はけの悪い場所
7. 塩害地域(沖縄と離島の全域、外海の海岸から1km以内、瀬戸内海の海岸から500m以内または潮風が直接あたる場所)の屋外
海岸からの距離にかかわらず、周囲の状況により潮風の影響があると思われる場合は、塩害地域とみなしてください。

8. 積雪地域(本製品が雪に埋もれるおそれや、落雪・落氷の衝撃を受けるおそれのある場所)
9. 標高2000mを超える場所
10. 上下さかさまや横倒しの設置
11. 人の往来の妨げになる場所
12. メンテナンスが容易に行えない場所
13. 上下設置する場合において、3台以上を上下に設置
14. ボールなどが当たるおそれのある場所（野球場・サッカー場など）
15. ガス機器などと並列設置する場合において、燃焼ガスや排気が直接または間接的に当たる場所
16. 過度の水蒸気・油蒸気・煙・塵埃・砂ぼこりや塩分・腐食性物質・爆発性/可燃性ガス・化学薬品・火気、燃焼ガスにさらされる場所およびさらされるおそれのある場所
17. 高周波ノイズを発生する機器のある場所
18. 壁の変色や排熱・機器特性上の電磁音が気になる場所
19. 騒音について厳しい制約を受ける場所（寝室の壁への設置は避けることをおすすめします）
20. テレビ、ラジオなどのアンテナ、アンテナ線より3m以上間隔をとれない場所
21. 電気的雑音の影響を受けると困る電気製品の近く
PLC、LANなど通信を利用する機器については、相互に干渉し正常な動作が出来なくなる場合があります。
22. アマチュア無線のアンテナが近隣にある場所
近隣にアマチュア無線のアンテナがあるところに太陽光発電システムを設置すると、太陽光発電システムの機器や配線から発生する電気的雑音（ノイズ）を感度の高いアマチュア無線機が受信することで通信の障害となる場合があります。
23. 信号線を動力線と並走させたり、同一配線管におさめること
24. 商用電源の電圧を制御する機器（調光器などの省エネ機など）との併用
25. その他特殊な機器(医療機器・通信機器・発電機)への接続
26. その他特殊な条件下(自動車・船舶など)（感電・火災・故障・電磁波雑音の原因になります）
27. 一括制御リモコンをパワーコンディショナ内に設置すること
故障・動作障害のおそれがあります。また、運転状態が確認できなくなります。

9９.専用別売品
９－１リモコン
部品名

品番

用途

一括制御リモコン※

SPUR-1MA-NX

リモコン1台で屋外用マルチストリング型パワーコンディショ
ナの運転・停止を最大10台まで制御します。

※屋外用マルチストリング型パワーコンディショナには一括制御リモコンが必須です。
９－２設置用部材
部品名

品番

用途

屋外パワコン用平地置台セット

POKBP55UD2G

壁掛け設置が困難で自立設置が必要な場合に使用してください。

屋外パワコン野立用架台取付板

POKTP01ST

ＰＶモジュールの下に設置する場合に使用してください。

９－３通信ケーブル
部品名
パワコン・リモコン間ケーブル

パワコン間ケーブル

リモコン・送信Ｕ間ケーブル

長さ

品番

5m

POKC050B

15m

POKC150B

30m

POKC300B

1.5m

POKC015P

5m

POKC050P

30m

POKC300P

3m

POKC030F

15m

POKC150F

用途
パワーコンディショナ本体とリモコンの接続用で、１台目の設置に必要です。
パワーコンディショナを複数台連携して設置する場合に、パワーコンディショナを相互にわたり接続します。
送信ユニットを設置する場合にリモコンと接続します。

通信ケーブル配線図

・余剰用モード：パワーコンディショナ５台まで接続可能
・全量用モード：パワーコンディショナ６台以上、最大１０台まで接続可能
【屋外】

【屋内】
カラーモニター
SPCM274-NX

パワコン10 ・・・・・ パワコン4

パワコン3

パワコン2

一括制御リモコン
SPUR-1MA-NX

パワコン1

パワコン－パワコン間

パワコン－リモコン間
POKC050B 5m
POKC150B 15m
POKC300B 30m

POKC015P 1.5mP
POKC050P 5m
POKC300P 30m

送信ユニットSPW274R-NX

リモコン-送信Ｕ間
POKC030Ｆ 3m
POKC150Ｆ 15m※ パワーコンディショナ及びリモコンのスイッチ設定により一括制御リモコンにてパワーコンディショナを10台まで一括制御することができます。
詳細についてはパワーコンディショナの施工説明書をご参照ください。

10

【外

よ ラベル配置】【ロ 】【定格ラベル】ロ【バーコードラベル】

ET

ラベル

ラベル

定格ラベル

・製

号の け方はのと り

連 6 (000001，000002 ・・・）
製
１ （2017 ⇒7）
生
場 号（9固定）例）2016 生 1234台目の場合⇒00123479
製が変 ると6 の連 は000001か の・ ：フリッカ 象
対 仕様（ 定）識別 ーク

11

とする

12