［異常時通報連絡の公表文（様式１−１）］
伊方２号機 燃料移送装置の変形 について（第２報）
22．８．６
原子力安全対策推進監(内線 2352)［異常の区分］国への法律に基づく報告対象事象
県の公表区分
外部への放射能の放出・漏えい
発生日時
異常の概要

発生場所
種類

有・
無
[評価レベル − ]Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ有・
無
[漏えい量 − ]２２年７月１７日９時３０分
１号・２号・３号・共用設備
管理区域内 ・ 管理区域外
・設備の故障、異常・地震、人身事故、その他［異常の内容］
７月17日(土)10時15分、四国電力(株)から、別紙のとおり、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
１ ７月17日(土)９時30分、通常運転中の伊方２号機で、燃料移送装置を点検していたところ、リフティングフレームの立て起し操作中に燃料コンテナ（燃料の入っていない状態）との接触を確認した。
２ このため燃料コンテナを点検した結果、変形を確認した。
３ 今後、詳細調査を行う。
４ 本事象によるプラント運転への影響及び環境への放射能の影響はない。
四国電力(株)から、その後の状況等について、次のとおり連絡がありました。
今回の事象は、通常操作では、リフティングフレームで横倒しになっている燃料コンテナをつかんで直立させる操作のところ、修繕作業（燃料コンテナのピボット軸受ブッシュ取替え）のため、７月１６日(金)、リフティングフレームのみを直立させようとし、リフティングフレームと燃料コンテナが接触した。
２ その後、７月１７日(土)、リフティングフレーム及び燃料コンテナの接触部の目視点検及び寸法計測を実施し、保修員が燃料コンテナの変形を確認した。
今回、当該接触の事象確認後、点検の実施及び県への連絡を翌日に実施していることから、迅速に異常事象を確認のうえ通報連絡を行うよう、四国電力に対して、厳重口頭注意しました。
［以上第１報でお知らせ済み］［復旧状況等］
８月６日(金)15時55分、四国電力(株)から、復旧状況等について、次のとおり連絡がありました。
１ その後の調査を行い、変形があった燃料コンテナについては、油圧ジャッキ等により変形部分の修正を行った。このほか、コンベアカー（燃料コンテナを載せる台車）やリフティングフ
レームの軸受構成部品の一部などにも接触による変形が確認されたため、修正や部品の取り替えを行った。
２ その後、模擬燃料を使用して燃料移送装置の動作確認を行い、異常のないことを確認し、８月６日(金)15時50分、通常状態に復旧した。
３ 今後、詳細調査を行う。
４ 本事象によるプラント運転への影響及び環境への放射能の影響はない。
県では、八幡浜保健所の職員を伊方発電所に派遣し、復旧状況等を確認しております。
（伊方発電所及び周辺の状況）［事象発生時の状況］
１

１号機
原子炉の運転状況
２号機
３号機
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況
周辺環境放射線の状況調整運転中（出力101％） ・停止中
運転中（出力100％） ・停止中
運転中（出力102％） ・停止中
通常値
・異常値
通常値
・異常値

（参考）
１

国への法律に基づく報告対象事象
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づき、国（経済産業省原子力安全・保安院等）に対し、一定レベル以上の事故・故障等を報告することが義務付けられている。
国への法律に基づく報告対象事象に該当すれば、国際原子力機関が定めた評価尺度に基づき、７から評価対象外までの９段階の評価レベルが示されるので、異常の程度を判断する目安となる。評価対象外以下のものについては、安全に関係しない事象とされている。

２

県の公表区分

区分
Ａ

内

容○安全協定書第11条第２項第１号から第10号までに掲げる事態（放射能の放出、原子炉の停止、出力抑制を伴う事故・故障、国への報告対象事象等）○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態（大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生等）○その他特に重要と認められる事態
Ｂ○管理区域内の設備の異常○発電所の運転・管理に関する重要な計器の機能低下、指示値の有意な変化○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき○その他重要と認められる事態

Ｃ
３○区分Ａ，Ｂ以外の事項
管理区域内・管理区域外
その場所に立ち入る人の被ばく管理等を適切に実施するため、一定レベル（３月間に１．３ミリシーベルト）を超える被ばくの可能性がある区域を法律で管理区域として定めている。原子炉格納容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、放射能を含む一次冷却水の流れている系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。
異常発生の場所が管理区域の内か外かによって、異常の程度を判断する目安となる。

伊方発電所 基本系統図［凡例］：原子炉で発生した熱を蒸気発生器に伝える設備（１次冷却設備）[放射性物質を含む]＜管理区域内＞：緊急時に原子炉等を冷やす設備（非常用炉心冷却設備等）[放射性物質を含む]○燃料取替用水タンク
通常運転中は、非常用炉心冷却設備等の水源として待機し、定期検査時には燃料取替時の水張りに使用する。

○蒸気発生器
原子炉で温められた高温の水を利用して別の水（２次冷却水）を蒸気に変える。

原子炉格納容器格納容器スプレイ：１次冷却水の水質・水量を調整する設備（化学体積制御設備）[放射性物質を含む]：蒸気発生器でできた蒸気でタービンをまわし発電する設備（２次冷却設備）[放射性物質を含まない]：管理区域

緊急時に原子炉格納容器内に注水し、内部を冷却･減圧する。

格納容器ｽﾌﾟﾚｲ冷却器

原子炉格納容器、使用済燃料等の貯蔵、放射性廃棄物の廃棄等の場所であって、その場所の放射線が一定レベル(３月間に1.3ミリシーベルト)を超える恐れのある場所[実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１条第２項第４号に規定]（高 圧 タ ー ビ ンへ ）○原子炉容器
ウラン燃料を核分裂させて、その時に出る熱で水（１次冷却水）を高温にする。

格納容器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時に原子炉に高圧で注水し、燃料を冷却する。

高圧注入ﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時に原子炉に低圧大容量で注水し、燃料を冷却する。また、原子炉停止時の冷却にも使用する。

低圧タービン

余熱除去冷却器

循環水ポンプ
発電機

余熱除去ﾎﾟﾝﾌﾟ

取水口Ｍ高圧タービン○脱塩塔
１次冷却水に溶け込んだイオン状の不純分を除去する。

放水口
復水ポンプ

○体積制御タンク
１次冷却設備への注水量を調整する。

２次冷却水を加熱し、熱効率を向上させる。

高圧
給水加熱器

主給水ポンプ

雑固体焼却設備
焼却炉
使用済
燃料発生場所(燃料移送装置)
使用済燃料ピット

排ｶﾞｽ
ﾌｨﾙﾀ ﾌｧﾝ管理区域内で使用した清掃用の紙や布等を焼却し、体積を減らす。

○復水器
タービンをまわした蒸気を海水で冷やして水に戻す。

低圧
給水加熱器

○脱気器
２次冷却水中に溶け込んだ空気を除去する。

伊方発電所 燃料移送装置概略図
正常時

リフティングフレーム（材質：ステンレス，長さ：3910mm）
軸受ブッシュ
（材質：真鍮）燃料コンテナ（材質：ステンレス，長さ：4080mm）
今回
当該箇所

燃料移送管仕切弁

原子炉格納容器

２号機

（修正前）

燃料移送装置コンテナ（修正前／修正後）（修正後）

燃料移送装置コンベアカー

約３９ｃｍ

全長約５ｍ

燃料コンテナとリフティング
フレーム接触位置の近傍の車輪軸付近が内側に約４ｍｍの変形を確認し、修正実施

軸受構成部品の一部軸受構成部品の一部に変形（0.9mm）が確認されたため取替えを実施

周 辺 環 境 放 射 線 調 査 結 果（県環境放射線テレメータ装置により確認）
平成22年7月17日(土)
測定値 （シンチレーション検出器）
測定局
時刻
9:10
9:20
9:30
9:40
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ(九町越)16161616
九町ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
25
26
2425
愛 湊浦ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
1615
1615
媛 伊方越 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
19192020
県 川永田 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
21212121
豊之浦 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
1111
1211
加周ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
24
24
24
25
大成ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
2221
2121
四 ﾓﾆﾀﾘﾝグｽﾃｰｼｮﾝ
13141314
国 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.1
1414
1414
電 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.2
14141413力 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.312121212㈱ ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.413141314※降雨の状況：有・無伊方発電所の排気筒モニタ等にも異常なかった。

（単位：ﾅﾉグﾚｲ／時）
平常の変動幅の最大値
9:50 降雨時 降雨時以外
16４６１９25４８２５16３７１６20４６２２21５１２７11４３１４24５４３０21３６２２14４１１７14４４１６13４５１６12４６１５14４４１６（参考）１ 環境放射線の測定値は、降雨等の気象要因や自然条件の変化等により変動するので、原子力安全委員会の環境放射線モニタリング指針に基づき、測定値を「平常の変動幅」と比較して評価しています。
「 平 常 の 変 動 幅 」 は 、 過 去 ２ 年 間 （ 平 成 18、 19年 度 ） の 測 定 値 を 統 計 処 理 し た 幅（平均値±標準偏差の３倍）としており、一般に、測定値が「平常の変動幅」の最大値以下であれば、問題のない測定値と判断されます。
２ 環 境 放 射 線 は 線 量 (グﾚｲ)で 表 さ れ ま す が 、 一 般 的 に 、 こ れ に 0.8を 乗 じ て 、 人 の 被ば く の 程 度 を 表 す 線 量 (ｼ-ベﾙﾄ)に 換 算 し て い ま す 。
例 え ば 、 線 量 率 約 20ﾅﾉグﾚｲ／ 時 の 地 点 で は 、 １ 年 間 に 約 0.14ﾐﾘｼ-ベﾙﾄ（ ミ リ は ナ ノの 100万 倍 を 表 す ） の 自 然 放 射 線 を 受 け る こ と と な り ま す が 、 こ れ は 、 胃 の Ｘ 線 検 診を１回受けた場合の４分の１程度の量です。