石川町水道事業所

令和６年度水質検査計画水質検査計画とは水質検査は、水質基準に適合し安全であることを保障するために不可欠であり、水道水の水質管理において中核をなすものです。
水質検査計画とは、水質検査の適正化を確保するために、水質検査項目等を定めたものです。
水質検査計画の内容１ 基本方針２ 水道事業の概要３ 水道の原水及び水道水の状況４ 検査地点
５ 検査項目及び検査頻度６ 放射性物質検査７ 水質検査方法８ 臨時の水質検査９ 水質検査の公表１０ 水質検査の精度と信頼性保証１１ 関係者との連携石川町水道事業所では、水道の原水及び水道水の状況を踏まえ、水質検査計画を策定しました。
これに基づき、水道法に定められた水質基準項目はもとより、義務付けのない項目を含めた水質検査を行い、より安全な水道水の供給に努めます。１基本方針水道水が水質基準に適合し、安全であることを保証するために、以下の方針で水質検査を行います。
（１）検査地点は、水質基準が適用される給水栓（蛇口）に加え、浄水場の原水（浄水場入口）、配水（浄水場の出口）及び河川（千五沢ダム流入河川）とします。
（２）検査項目は、水道法で検査が義務付けられている水質基準項目、検査を行うことが望ましいとされる水質管理目標設定項目及び石川町水道事業所が独自に行う項目とします。
（３）検査頻度は、水道法及び本町の過去の検査結果などに基づいて、項目に応じて頻度を設定し検査を実施します。

２水道事業の概要（１）給水状況項目

内容事業体の名称

石川町水道事業給令和４年度末１０，８７７人給 水 世 帯 数令和４度末４，２３２戸一日最大給水量令和４年度実績６，１７２㎥一日平均給水量令和４年度実績５，０１４㎥

内

容水人

口

（２）浄水場施設概要項

目

浄水

場名

母畑浄水場

通水年

月

昭和４６年４月源阿武隈川水系北須川（千五沢ダム）

権７，１７１㎥／日

力７，０００㎥／日

水水浄利水能高速凝集沈澱（スラリー循環型）浄水処理方式

急速ろ過（マンガン接触）粒状活性炭処理塩素消毒使

３用薬

品凝集剤

ポリ塩化アルミニウム消毒剤次亜塩素酸ナトリウム

水道の原水及び水道水の状況水源の上流域の約７０％は山林ですが、生活系の排水や家畜系の排水等により、千五沢ダムには藻類が発生し、異臭味の原因となっています。
活性炭処理設備の導入や適切な浄水処理により、水質基準を十分満足した水道水を供給しています。４

検査地点（１）給水栓配水系統別に４ヶ所で検査を行います。また、１日１回行う検査（色及び濁り並びに消毒の残留効果）は、３ヶ所で検査を行います。
さらに、消毒用の残留塩素を適正な値に確保するため、自動水質計器を設置している２ヶ所で連続測定を行います。
（２）浄水場の原水及び配水浄水処理が適正に行われていることを確認するため、原水（浄水場入口）及び配水（浄水場出口）を検査します。
（３）河川水千五沢ダムに流入する河川の水質状況を把握するため、北須川、平田川、東川で検査を行います。

５検査項目及び検査頻度（別紙１～３参照）（１）検査項目① 水質基準項目法令に基づく水質検査表（１）の給水栓において、水質基準項目（５１項目）の検査を行います。なお、水質基準表（２）の１日１回行う検査の項目についても検査を行います。
③ 独自に行う水質検査項目ア 独自に行う水質検査表（３）の沈澱処理水、ろ過水、浄水（浄水場出口）、原水（浄水場入口）における基準項目は、浄水処理における適正な水質管理の面から行います。
イ独自に行う水質検査表（４）の水質管理目標設定項目は、２５項目について水道水質管理上留意すべきものとして検査を行います。

ウ独自に行う水質検査表（５）の石川町が独自に行う項目（１５項目）は原水水質に起因するもので原水の監視及び浄水処理の適正等のために検査します。

（２）検査頻度① 水質基準項目ア法令に基づく水質検査表（１）の項目番号１、２、２１、２３、２５、２７、２９、３０、３４、３７、３８、４２、４３、４６～５１の項目については毎
月１回行います。

イ法令に基づく水質検査表（１）のうち、過去の検査結果値が基準値の 1/10以下で、３年に１回に省略できる項目については、安全確認等のため年１回以上行います。また、新規項目、省略不可能項目については年４回行います。
ウ法令に基づく水質検査表（２）の項目については、１日１回行います。

② 独自に行う水質検査項目ア独自に行う水質検査表（３）の沈澱処理水、ろ過水の鉄及びマンガンについては毎月１回、浄水（浄水場出口）における４７～５１の項目は１日１回以上行います。原水（浄水場入口）については、１、２、３４、３７、３８、４２、４３、４６の項目については毎月１回、４７、４９～５１の項目毎日 1 回以上、その他の項目は年１回行います。
イ独自に行う水質検査表（４）の項目については、年２回行います。
（ただし、１６と２２の項目は毎月１回）ウ独自に行う水質検査表（５）の項目については、原水水質及び浄水処理の適正のために必要な頻度で行います。また、水道水の感染症対策のため、クリプトスポリジウム・ジアルジア検査と指標菌である大腸菌及び嫌気性芽包菌検査を行います。
クリプトスポリジウム（耐塩素性病原微生物）等対策指針項目厚生労働省健康局水道課局長通知「水道水中のクリプトスポリジウム等対策の実施について」（平成 19 年 3 月 30 日建水発第 0330005 号）の規定に基づき、耐塩素性微生物等による汚染のおそれの判断をし、水道水原の検査を行うこと。
クリプトスポリジウム等による汚染のおそれの判断基準レベル 1地表水等が混入していない被圧地下水のみを原水としており、当該原水から指標菌が検出されたことがない施設レベル 2地表水等が混入していない被圧地下水以外の水を原水としており、当該原水から指標菌が検出されたこ汚染の可能性がとがない施設低い汚染の可能性が高いレベル 3地表水以外の水を水道の原水としており、当該原水から指標菌が検出されたことがある施設レベル 4地表水を水道の原水としており、当該原水から指標菌が検出されたことがある施設６放射性物質検査水道水中の放射性物質のモニタリングについて、福島県の放射性物質モニタリング検査実施計画に基づき月１回以上実施いたします。なお、現在の検査は福島県が実施しております。
７水質検査方法水質基準項目及び水質管理目標設定項目の検査方法は、水質基準に関する省令に基づき行います。また、その他の項目の検査方法は、上水試験方法（日本水道協会）等により行います。
なお、水質検査表（２）１日１回行う水質検査及び独自に行う水質検査表（３）の浄水場出口、浄水場入口における基準項目（４７、４９～５１の項目）の検査は自己検査としますが、その他の検査は水道法２０条第３項の厚生労働大臣登録検査機関へ委託して実施します。８臨時の水質検査臨時の水質検査は、次のような場合に行います。
（１）水源の水質が著しく悪化したとき。
（２）水源に異常があったとき。
（３）水源付近、給水区域及びその周辺等において消化器系感染症が流行しているとき。
（４）浄水過程に異常があったとき。
（５）配水管の大規模な工事その他水道施設が著しく汚染されたおそれがあるとき。
（６）その他特に必要があると認められとき。

９水質検査の公表水質検査計画は、ご意見を参考にしながら毎年作成し、ホームページで公表いたします。
また、検査結果についても毎年公表いたします。

10

水質検査の精度と信頼性保証水質検査の測定値の精度と信頼性を確保するため、委託検査項目については、以下の精度と信頼性を確保いたします。
（１）原則として水質基準値および水質管理目標値の 1/10 以下の数値まで信頼できる結果が得られ、水質基準値および目標値の 1/10 付近の測定において、同じ検体を数回測定して数値の誤差が金属類で１０％以下、有機物では２０％以下の検査精度をもって水質検査を行います。

（２）測定者間のバラツキがなくなるよう、分析機器のマニュアルを作成し、精度のよい測定を行い、水質検査の信頼性を確保しています。
11関係者との連携水源で水質事故が発生した場合は、保健所と連携して現場調査及び水質検査を行います。別紙１法令に基づく水質検査水質検査表（１）水質基準項目項目番号1234567891011
12131415水質基準項目検査省略頻度：これまでの検査結果から省略可能となる頻度基準値過去３年間最高値給水栓検査頻度100個/mL以下一般細菌1月１回大腸菌検出されないこと 検出しない＊４ 0.003㎎/L以下
カドミウム及びその化合物<0.0003＊４ 0.0005㎎/L以下水銀及びその化合物<0.00005＊４ 0.01㎎/L以下セレン及びその化合物<0.001鉛及びその化合物0.01㎎/L以下0.001＊４ 0.01㎎/L以下ヒ素及びその化合物<0.001六価クロム化合物0.02㎎/L以下<0.002＊４ 0.04㎎/L以下
亜硝酸態窒素<0.004シアン化物イオン及び塩化シアン0.01㎎/L以下<0.001＊４ 10㎎/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素0.57＊４ 0.8㎎/L以下フッ素及びその化合物0.13＊４ 1.0㎎/L以下ホウ素及びその化合物<0.1＊４ 0.002㎎/L以下
四塩化炭素<0.0002１，４－ジオキサン<0.005シス－１，２－ジクロロエチレン及 ＊４ 0.05㎎/L以下びトランス１，２－ジクロロエチレ＊４ン0.04㎎/L以下<0.004＊４ 0.02㎎/L以下ジクロロメタン<0.002＊４ 0.01㎎/L以下テトラクロロエチレン<0.001＊４ 0.01㎎/L以下トリクロロエチレン<0.001年４回＊４ 0.01㎎/L以下ベンゼン<0.001
塩素酸
0.6㎎/L以下0.74クロロ酢酸0.02㎎/L以下<0.002クロロホルム0.06㎎/L以下
0.050ジクロロ酢酸0.03㎎/L以下0.004ジブロモクロロメタン0.1㎎/L以下0.009
臭素酸0.01㎎/L以下<0.001総トリハロメタン0.1㎎/L以下
0.064トリクロロ酢酸0.03㎎/L以下0.009ブロモジクロロメタン0.03㎎/L以下
0.012ブロモホルム0.09㎎/L以下0.004ホルムアルデヒド0.08㎎/L以下0.008亜鉛及びその化合物
1.0㎎/L以下0.02
アルミニウム及びその化合物0.2㎎/L以下<0.02鉄及びその化合物
0.3㎎/L以下
0.03銅及びその化合物1.0㎎/L以下<0.01＊４ 200㎎/L以下
ナトリウム及びその化合物11.0マンガン及びその化合物0.05㎎/L以下<0.005月１回塩化物イオン200㎎/L以下20カルシウム、マグネシウム等(硬度) ＊４ 300㎎/L以下41＊４ 500㎎/L以下
年４回蒸発残留物120＊４ 0.2㎎/L以下陰ｲｵﾝ界面活性剤<0.020.00001㎎/L以下 0.000002 発生時期にジェオスミン月１回0.00001㎎/L以下 0.000015
２－メチルイソボルネオール＊４ 0.02㎎/L以下非イオン界面活性剤<0.002年４回＊４ 0.005㎎/L以下フェノール類<0.0005有機物(全有機炭素(TOC)の量)3㎎/ℓ以下1.1ＰＨ値5.8以上8.6以下
7.6味
異常でないこと異常なし月１回臭気
異常でないこと
微カビ臭
色度
5度以下
<0.5
濁度2度以下<0.1検査省略頻度月１回
３年１回 ＊1年１回＊2３年１回 ＊1年１回 ＊2年４回年１回 ＊2年１回 ＊216
３年１回 ＊1171819202122
2324
25
年４回26272829
30
31
３年１回 ＊132
33
年１回 ＊234
35
３年１回 ＊1
3637月１回
38３年１回 ＊3
39３年１回 ＊340
３年１回 ＊14142発生時期に月１回
4344３年１回 ＊145
464748
月１回495051備考① 給水栓までの間で濃度が上昇しない場合は、浄水場出口で検査ができる、となっておりますが給水栓までに濃度が上昇しない項目についても、給水栓での検査とします。
② ＊１は、基準値の1/10以下で原水等の変動による汚染のおそれがない場合。
③ ＊２は、基準値の1/5以下で原水等の変動による汚染のおそれがない場合。
④ ＊３は、過去に基準値の1/2を超えたことがなく、原水等の変動による汚染のおそれがない場合。
⑤ ＊４は、送・配水管内で濃度が上昇しないことが確認されている水質項目。
⑥ ―は,未検査あるいは検査を行わない項目。
⑦は、水道法に基づき、水質検査を省略できない項目。

水質検査表（２）１日１回行う水質検査
項目番号12
3１日１回行う検査項目色濁り消毒の残留効果（残留塩素）評価異常なし異常なし0.１㎎/L以上

検査計画頻度（回/年）
給水栓水
365365365

検査頻度(回/年)浄水設定理由等給水栓 浄水場出口12―省略不可項目12―1―1―
1―
安全確認等のため4―1―1―4―省略不可項目4―省略不可項目1―省略不可項目1
―
1
―
1
―1―1
11
11124124124
12412
1241412111212
44112
12
4
11212
12
12
12
12

―
―
―
―
―
――
―
―
―
―
―
―
―――――
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
――
―――――
―安全確認等のため省略不可項目省略不可項目安全確認等のため省略不可項目安全確認等のため安全確認等のため安全確認等のため省略不可項目安全確認等のため省略不可項目性状確認等のため省略不可項目性状確認等のため省略不可項目別紙２独自に行う水質検査水質検査表（３）水質基準項目検査頻度(回/年)項目番号

水質基準項目基準値

沈澱処理水ろ過水

浄水

原水設定理由等

浄水場出口 浄水場入口1一般細菌

100個/mL以下―――

122大腸菌検出されないこと―――123

カドミウム及びその化合物

0.003㎎/L以下―――14水銀及びその化合物

0.0005㎎/L以下―――15セレン及びその化合物

0.01㎎/L以下―――1

6鉛及びその化合物

0.01㎎/L以下―――1

7ヒ素及びその化合物

0.01㎎/L以下―――1

8六価クロム化合物

0.02㎎/L以下―――1

910亜硝酸態窒素シアン化物イオン及び塩化シアン0.04㎎/L以下
0.01㎎/L以下――――――1111硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

10㎎/L以下―――112

フッ素及びその化合物

0.8㎎/L以下―――113

ホウ素及びその化合物

1.0㎎/L以下―――

114四塩化炭素

0.002㎎/L以下―――115

0.05㎎/L以下―――1

16１，４－ジオキサンシス－１，２－ジクロロエチレン及びトランス１，２－ジクロロエチレン

0.04㎎/L以下―――1

17ジクロロメタン

0.02㎎/L以下―――118

テトラクロロエチレン

0.01㎎/L以下―――119トリクロロエチレン

0.01㎎/L以下―――

120ベンゼン0.01㎎/L以下―――

121塩素酸

0.6㎎/L以下――――22クロロ酢酸

0.02㎎/L以下――――

23クロロホルム

0.06㎎/L以下――――

24ジクロロ酢酸

0.03㎎/L以下

―

―――25

ジブロモクロロメタン

0.1㎎/L以下――――26臭素酸0.01㎎/L以下――――

27総トリハロメタン

0.1㎎/L以下――――

28トリクロロ酢酸

0.03㎎/L以下

―

―――29

ブロモジクロロメタン

0.03㎎/L以下――――

30ブロモホルム

0.09㎎/L以下――――

31ホルムアルデヒド

0.08㎎/L以下――――32亜鉛及びその化合物

1.0㎎/L以下―――133アルミニウム及びその化合物

0.2㎎/L以下―――1原水については年１回の検査を行います

34鉄及びその化合物

0.3㎎/L以下1212―

12

性状及び処理確認

35銅及びその化合物1.0㎎/L以下―――136

ナトリウム及びその化合物

200㎎/L以下―――1原水については年１回の検査を行います37

マンガン及びその化合物0.05㎎/L以下1212―123839塩化物イオンカルシウム、マグネシウム等(硬度)200㎎/L以下
300㎎/L以下

―

―

―

――

―12
140蒸発残留物

500㎎/L以下―――141陰ｲｵﾝ界面活性剤

0.2㎎/L以下―――1

42ジェオスミン

0.00001㎎/L以下―――1243２－メチルイソボルネオール

0.00001㎎/L以下―――1244非イオン界面活性剤

0.02㎎/L以下―――1

45フェノール類

0.005㎎/L以下―――1原水については年１回の検査を行います46有機物(全有機炭素(TOC)の量)

3㎎/ℓ以下―――12法令に基づく水質検査と同じ頻度で検査を行います。

47ＰＨ値＊ 5.8以上8.6以下―

―

36548

味

＊ 異常でないこと――

365―49臭気＊ 異常でないこと―

―

365

36550

色度

＊ 5度以下―

―365

36551

濁度

＊ 2度以下――365365備考 ①②＊は、自己検査です。
―は、検査を行わない項目。

法令に基づく水質検査と同じ頻度で検査を行います。

原水については年１回の検査を行います原水に次亜塩素を使用していないため検査はしません消毒副生成物項目なので原水の検査はしません性状及び処理確認法令に基づく水質検査と同じ頻度で検査を行います。
原水については年１回の検査を行います適正な浄水処理を行うため
毎月１回検査をします。

365浄水場では、適正な処理を行うため１日１回以上検査をします。別紙３独自に行う水質検査水質検査表（４）水質管理目標設定項目
検査頻度(回/年)項目番号

水質管理目標設定項目

目標値

給水栓原水1

アンチモン及びその化合物0.02㎎/L以下2―2

ウラン及びその化合物0.002㎎/L以下(暫定値)2―3

ニッケル及びその化合物0.02㎎/L以下2―5

1,2－ジクロロエタン

0.004㎎/L以下2―8トルエン0.4㎎/L以下2―9フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)0.08㎎/L以下2―10亜塩素酸

0.6㎎/L以下12二酸化塩素

0.6㎎/L以下13

ジクロロアセトニトリル0.0１㎎/L以下(暫定値)2―14抱水クロラール0.02㎎/L以下(暫定値)2

―

15農薬類

1以下

2―

1617残留塩素カルシウム、マグネシウム等（硬度）1㎎/L以下10mg/L以上100mg/L以下12―18

マンガン及びその化合物0.01㎎/L以下19遊離炭酸20㎎/L以下2―

200.3㎎/L以下2―211,1,1－トリクロロエタンメチル－t－ブチルエーテル0.02㎎/L以下2―22有機物等（過マンガン酸カリウム消費量） 3㎎/L以下12

12233以下2―24臭気強度(TON)蒸発残留物25

濁度1度以下26

ＰＨ値7.5程度27

腐食性(ランゲリア指数)-1程度以上とし、極力0に近づける2―

28従属栄養細菌2000個/mL以下(暫定値)2―29

１，１－ジクロロエチレン0.1㎎/L以下2――二酸化塩素を使用していないので省略＊水質基準項目で検査30mg/L以上200mg/L以下水質基準項目で検査30

アルミニウム及びその化合物0.1㎎/L以下ペルフルオロクタンスルホン酸（PFOS)及31 びペルフルオロクタン酸（PFOA)和として、0.00005㎎/L以下〈暫定）備考 ① ＊は、各農薬（119種類）の検出値と目標値との比の総和で、単位なし。
② ―は、検査を行いません。
③ ４番、６番、７番、１１番は欠番22―水質検査表（５）石川町が独自に行う水質項目項目番号独自に行う水質項目測定頻度(回/年)
千五沢ダム流入河川浄 水浄水場出口 北須川 平田川 東川1生物化学的酸素要求量ＢＯＤ（mg/L）

原 水浄水場入口4―442化学的酸素要求量ＣＯＤ(Mn) （mg/L）

4

―

44

4

3

4

―

―――4化学的酸素要求量ＣＯＤ(Cr) （mg/L）
浮遊物質（mg/L）

4―

5全窒素（mg/L）

4

―

4
44444

6全リン（mg/L）

4―4447クロロフィルａ （μg/L）

4――――9トリハロメタン生成能 （mg/L）

2

―

―――10

クリプトスポリジウム

12

12――

―11ジアルジア1212―――12アンモニア態窒素（mg/L）

12――――13嫌気性芽胞菌（個/100mL）4―14大腸菌数（MPN/100mL）4――
4―4―4備考 ①―は、検査を行いません。

備考4原水の監視及び浄水処理のため行います。

クリプトスポリジウム指標菌

石川町上水道検査地点図－１

東川（小半弓地内）玉川村北須川■■ （永沢地内）

平田村

千五沢ダム■

矢吹町■ 母畑浄水場

大日向地内

811 ★ ◎

平田川
（加畑地内）● ◆

大日向地内
石川町役場

▲

今北
須
川

▲飛ヶ作地内川
出

形見地内

中島村★

猫啼地内

◎水郡線

谷沢地内

◎谷沢地内

山形地内

古殿町

▲白河市

浅川町鮫川村凡例検査地▲

点●浄水場入口◆浄水場出口▲給 水 栓 (４ ヶ 所 )◎毎 日 検 査 (３ ヶ 所 )★

２ ４時間 連続（ 水質計 器）２ ヶ所■ダ ム 流 入 河 川 (３ ヶ 所 )