21.11.04

202䠍ᖺ䠕᭶䠍䠑᪥䠄୍♫䠅᪥ᮏ↷᫂ᕤᴗ఍

G13 ཱྀ㔠┤⟶ LED ග※䛾᥇⏝䜢䛤᳨ウ୰䛾䛚ᐈᵝ䜈䛾䛚㢪䛔
G13 ཱྀ㔠┤⟶ LED ග※䛿䚸᪤タ䛾⺯ගⅉჾල䜢 LED ໬䛩䜛ᡭẁ䛸䛧䛶ᕷሙ䛻ᬑཬ䛧䛶䛝䜎䛧䛯䚹䛭䛾୍᪉䛷䚸LED ග※䛻ෆⶶ䛥䜜䛯ไᚚ⿦⨨䠄㟁※ᅇ㊰䠅䛜ᑑ࿨ᮎᮇ䚸ㄗ౑⏝➼䛷ᨾ㞀䚸␗ᖖ䛸䛺䛳䛯ሙྜ䛻䚸ග※ෆ㒊䛷䝖䝷䝑䜻䞁䜾➼䛻䜘䜛Ⓨ↮Ⓨⅆ䛻⮳䜚䚸እ㒌ᶞ⬡䝏䝳䞊䝤䜔ཱྀ㔠➼䛻㢮↝䚸LED ග※䛜ⴠୗ䛩䜛䛸䛔䛖㠀ᖖ䛻༴㝤䛺஦ᨾ䛜Ⓨ⏕䛧䛶䛔䜎䛩䠄䈜1䠅䚹
G13 ཱྀ㔠┤⟶ LED ග※䛿䚸⺯ග䝷䞁䝥䛸䚸ཱྀ㔠ᙧ≧䜢ྵ䜐ᑍἲୖ䛾஫᥮ᛶ䛿䛒䜛䜒䛾䛾䚸㟁Ẽ≉ᛶ䚸㟁Ẽ᥋⥆᪉ἲ䚸ᑑ࿨䚸ᛶ⬟䚸㉁㔞䛺䛹䛷␗䛺䜚䚸᪤䛻ᕷሙ䛻Ꮡᅾ䛩䜛⺯ගⅉჾල䛸䛾⤌ྜ䛫䛻䛚䛔䛶䚸ㄗ౑⏝䛾㜵Ṇཬ䜃㛗ᮇ౑⏝䛻䛚䛡䜛Ᏻ඲ᛶ䜢☜ಖ䛩䜛䛣䛸䛿ᴟ䜑䛶ᅔ㞴䛸ุ᩿䛧䚸䠄୍♫䠅᪥ᮏ↷᫂ᕤᴗ఍䛿䚸䝷䞁䝥஺᥮䛷䛿䛺䛟䚸LED ↷᫂ჾල䜈䛾஺᥮䜢᥎ዡ䛧䛶䛚䜚䜎䛩䚹୍᪉䚸䛣䛾ᩘᖺ G13 ཱྀ㔠┤⟶ LED ග※䛜䜘䜚୍ᒙᕷሙ䛻ᬑཬ䛧䛴䛴䛒䜛≧ἣ䛻㚷䜏䚸ᮏᩥෑ㢌䛾஦ᨾ䜢㜵Ṇ䛩䜛䛯䜑䚸䠄୍♫䠅᪥ᮏ↷᫂ᕤᴗ఍䛷䛿䚸ᕤᴗ఍つ᱁ JLMA 301 䛂AC ┤⤖ G13 ཱྀ㔠┤⟶ LEDග※Ᏻ඲つ᱁䛃䜢 2020 ᖺ 11 ᭶䛻ไᐃ䛧䚸G13 ཱྀ㔠┤⟶ LED ග※〇㐀㈍኎஦ᴗ⪅䜈䛾ὀពႏ㉳䚸Ᏻ඲タィ䜈䛾༠ຊ䜢䛚㢪䛔䛧䛶䛚䜚䜎䛩䚹ྜ䜟䛫䛶䚸2021 ᖺ 4 ᭶䚸ྠග※䜢ྲྀ䜚௜䛡䜛䛯䜑䛻ᚲせ䛺䚸᪤タ䛾⺯ගⅉჾලᨵ㐀ᕤ஦䛻㛵䛩䜛ὀព䛸䛧䛶䚸᪥ᮏ↷᫂ᕤᴗ఍䜺䜲䝗 301䠄䈜2䠅䜢ไᐃ䛧䚸㟁Ẽᕤ஦ᴗ⪅ᵝ䜈䛾ὀពႏ㉳䚸Ᏻ඲᪋ᕤ䜈䛾༠ຊ䜢䛚㢪䛔䛧䛶䛚䜚䜎䛩䚹๓㏙䛾䛸䛚䜚䚸䠄୍♫䠅᪥ᮏ↷᫂ᕤᴗ఍䛿䚸LED ↷᫂ჾල䜈䛾஺᥮䜢᥎ዡ䛧䜎䛩䛜䚸LED ග※䜈䛾஺᥮䜢ᕼᮃ䛥䜜䜛䛚ᐈᵝ䛻䛿䚸ୗグ䛾䛚㢪䛔ཬ䜃ὀព஦㡯䛻␃ព㡬䛝䚸ᑡ䛧䛷䜒䝸䝇䜽䛾ᑡ䛺䛔〇ရ䚸᪋ᕤ᪉ἲ䜢㑅ᢥ䛧䛶㡬䛡䜛䜘䛖䛚㢪䛔⏦䛧ୖ䛢䜎䛩䚹䖃䛚㢪䛔ᕤᴗ఍つ᱁ JLMA 301 䜢㑂Ᏺ䛧䛯〇ရ㑅ᢥ䜢䛚㢪䛔䛔䛯䛧䜎䛩䚹ヲ䛧䛟䛿 G13 ཱྀ㔠┤⟶ LED ග※〇㐀㈍኎஦ᴗ⪅䛻䛤☜ㄆ䛟䛰䛥䛔䚹䜎䛯䚸ྠග※䛜᪋ᕤ䛥䜜䜛㝿䛻䛿䚸᪥ᮏ↷᫂ᕤᴗ఍䜺䜲䝗 301 䜢㑂Ᏺ䛧䛯ᕤ஦䛸䛺䜛䜘䛖䚸ᢸᙜ䛾㟁Ẽᕤ஦ᴗ⪅ᵝ䛻䛤౫㢗䛟䛰䛥䛔䚹䖃ὀព஦㡯¾᪤タ䛾⺯ගⅉჾල䛻 LED ໬ᨵ㐀ᕤ஦䜢䛩䜛䛸䚸᪤タ↷᫂ჾල䝯䞊䜹䛾〇ရಖド䛜㐺⏝እ䛻䛺䜚䜎䛩䚹¾LED ໬ᨵ㐀ᕤ஦ᚋ䛾ჾල䛻䛿䚸ᚑ᮶䛾⺯ග䝷䞁䝥䛿౑⏝䛷䛝䛺䛟䛺䜚䜎䛩䚹ㄗ䛳䛶⺯ග䝷䞁䝥䜢⿦╔䛩䜛䛸䚸↝ᦆ䚸㻌 䝷䞁䝥◚ᦆ➼䛾༴㝤ᛶ䛜䛒䜚䜎䛩䚹¾

䜺䜲䝗 301 䛻ἢ䛳䛶᪋ᕤ䛧䛯ჾල䛻䛿ୗグ䛾䜘䛖䛺⾲♧䜢䛩䜛䜘䛖᥎ዡ䛧䛶䛔䜎䛩䚹᪋ᕤᚋ䚸ჾල䛾⾲♧䜢䛤☜ㄆ䛟䛰䛥䛔䚹䞉ᨵ㐀๓䛾⺯ගⅉჾල䛾㖭ᯈ᝟ሗ䛜↓ຠ䛷䛒䜛䛣䛸䛾⾲♧䠄㽢䝬䞊䜽䛺䛹䠅䠄ᅗ 1䠅
䞉LED ໬ᨵ㐀ᕤ஦䛾グ㘓䠄ୖグ䛻㏆᥋䛧䛶⾲♧䠅䠄ᅗ 2䠅䞉⤥㟁ഃ䛾䝋䜿䝑䝖䛾㏆ഐ䛻⤥㟁ഃ䛷䛒䜛䛣䛸䜢♧䛩㆑ู⾲♧䠄ᅗ 3䠅

xyz 㟁Ẽᕤ஦(ᰴ)

䠄ᅗ 1䠅

䠄ᅗ 2䠅

䠄ᅗ 3䠅

䛆ཧ⪃㈨ᩱ䛇
䈜1㻌 LED 䝷䞁䝥஦ᨾ᝟ሗ㻌 㻌 㻌 https://www.jlma.or.jp/anzen/jiko/led_jiko.htm

G13 ┤⟶ LED 䝷䞁䝥↝ᦆ䝖䝷䝤䝹஦౛䈜2㻌 ᪥ᮏ↷᫂ᕤᴗ఍㻌 䜺䜲䝗䠏䠌䠍㻌 䠖᪤タ䛾⺯ගⅉჾල䜢 AC ┤⤖ G13 ཱྀ㔠┤⟶ LED ග※⏝䛻ᨵ㐀ᕤ஦䛩䜛ሙྜ䛾ὀព㻌 㻌 㻌 https://www.jlma.or.jp/siryo/pdf/kokai/guide301.pdf

㟁Ẽᕤ஦ᴗ⪅ᵝ202䠍ᖺ䠕᭶䠍䠑᪥䠄୍♫䠅᪥ᮏ↷᫂ᕤᴗ఍G13 䝋䜿䝑䝖䜢ᣢ䛴᪤タ⺯ගⅉჾල䜢฼⏝䛧䛯 LED ໬ᨵ㐀ᕤ஦䛻䛚䛡䜛Ᏻ඲ᛶ☜ಖ䛾䛯䜑䛾䛚㢪䛔G13 ཱྀ㔠┤⟶ LED ග※䛿䚸᪤タ䛾⺯ගⅉჾල䜢 LED ໬䛩䜛ᡭẁ䛸䛧䛶ᕷሙ䛻ᬑཬ䛧䛶䛝䜎䛧䛯䚹䛭䛾୍᪉䛷䚸LED ග※䛻ෆⶶ䛥䜜䛯ไᚚ⿦⨨䠄㟁※ᅇ㊰䠅䛜ᑑ࿨ᮎᮇ䚸ㄗ౑⏝➼䛷ᨾ㞀䚸␗ᖖ䛸䛺䛳䛯ሙྜ䛻䚸ග※ෆ㒊䛷䝖䝷䝑䜻䞁䜾➼䛻䜘䜛Ⓨ↮Ⓨⅆ䛻⮳䜚䚸እ㒌ᶞ⬡䝏䝳䞊䝤䜔ཱྀ㔠➼䛻㢮↝䚸LED ග※䛜ⴠୗ䛩䜛䛸䛔䛖㠀ᖖ䛻༴㝤䛺஦ᨾ䛜Ⓨ⏕䛧䛶䛔䜎䛩䠄䈜1䠅䚹
G13 ཱྀ㔠┤⟶ LED ග※䛿䚸ཱྀ㔠ᙧ≧䜢ྵ䜐ᑍἲୖ䛾஫᥮ᛶ䛿䛒䜛䜒䛾䛾䚸㟁Ẽ≉ᛶ䚸㟁Ẽ᥋⥆᪉ἲ䚸ᑑ࿨䚸ᛶ⬟䚸㉁㔞䛺䛹䛷⺯ග䝷䞁䝥䛸␗䛺䜚䚸᪤䛻ᕷሙ䛻Ꮡᅾ䛩䜛⺯ගⅉჾල䛸䛾⤌ྜ䛫䈜1㻌 LED 䝷䞁䝥஦ᨾ᝟ሗ䛻䛚䛔䛶䚸ㄗ౑⏝䛾㜵Ṇཬ䜃㛗ᮇ౑⏝䛻䛚䛡䜛Ᏻ

https://www.jlma.or.jp/anzen/jiko/led_jiko.htm඲ᛶ䜢☜ಖ䛩䜛䛣䛸䛿ᴟ䜑䛶ᅔ㞴䛸ุ᩿䛧䚸䠄୍♫䠅᪥ᮏ↷᫂ᕤᴗ఍䛿䚸䝷䞁䝥஺᥮䛷䛿䛺䛟䚸LED ↷᫂ჾල䜈䛾஺᥮䜢᥎ዡ䛧䛶䛚䜚䜎䛩䚹୍᪉䚸䛣䛾ᩘᖺ G13 ཱྀ㔠┤⟶ LED ග※䛜䜘䜚୍ᒙᕷሙ䛻ᬑཬ䛧䛴䛴䛒䜛≧ἣ䛻㚷䜏䚸ᮏᩥෑ㢌䛾஦ᨾ䜢㜵Ṇ䛩䜛䛯䜑䚸䠄୍♫䠅᪥ᮏ↷᫂ᕤᴗ఍䛷䛿䚸ᕤᴗ఍つ᱁ JLMA 301 䛂AC ┤⤖ G13 ཱྀ㔠┤⟶ LED ග※Ᏻ඲つ᱁䛃䜢 2020 ᖺ 11 ᭶䛻ไᐃ䛧䚸G13 ཱྀ㔠┤⟶ LED ග※〇㐀㈍኎஦ᴗ⪅䜈䛾ὀពႏ㉳䚸Ᏻ඲タィ䜈䛾༠ຊ䜢䛚㢪䛔䛧䛶䛚䜚䜎䛩䚹䛧䛛䛧䛺䛜䜙䚸JLMA 301 䛿㐺⏝⠊ᅖ䜢ග※㒊䛰䛡䛻㝈ᐃ䛧䛶䛚䜚䚸᪤タ䛾⺯ගⅉჾල䛻⿦╔䛧䛶౑⏝䛩䜛䛣䛸䛻䛴䛔䛶䛿ᢅ䛳䛶䛔䛺䛔䛯䜑䚸䛣䛾䛯䜃䚸᪤タ䛾⺯ගⅉჾල䛾㓄⥺䜢ኚ᭦䛧䚸஺ὶ㟁※䜢Ᏻᐃჾ䜢௓䛥䛪䛻┤᥋ LED ග※䛻᥋⥆䛩䜛ᨵ㐀ᕤ஦䛻㛵䛩䜛ὀព䛸䛧䛶䚸᪥ᮏ↷᫂ᕤᴗ఍䜺䜲䝗 301䠄௨㝆䜺䜲䝗 301 䛸࿧䜆䠅䜢ไᐃ䛔䛯䛧䜎䛧䛯䚹䛬䜂䛤ά⏝䛔䛯䛰䛝䜎䛩䜘䛖䛚㢪䛔⏦䛧ୖ䛢䜎䛩䚹๓㏙䛾䛸䛚䜚䚸䠄୍♫䠅᪥ᮏ↷᫂ᕤᴗ఍䛿䚸LED ↷᫂ჾල䜈䛾஺᥮䜢᥎ዡ䛧䜎䛩䛜䚸LED ග※䜈䛾஺᥮䜢ᕼᮃ䛥䜜䜛䛚ᐈᵝ䛻䛿䚸↝ᦆ➼䛾䝸䝇䜽䜢పῶ䛩䜛䛯䜑䚸JLMA301 つ᱁䛻ἢ䛳䛯〇ရ䛾㑅ᐃ䛸䜺䜲䝗 301 䛻ἢ䛳䛯᪋ᕤ䜢䛚㢪䛔䛧䛶䛔䛟᪉㔪䛷䛩䚹䜘䜚Ᏻ඲Ᏻᚰ䛺 LED ↷᫂ᕷሙ䜈䛾⛣⾜䛾䛯䜑䚸䛤⌮ゎ䚸䛤༠ຊ㡬䛡䜛䜘䛖㔜䛽䛶䛚㢪䛔⏦䛧ୖ䛢䜎䛩䚹䖃䛚㢪䛔⺯ගⅉჾල䛾 LED ໬ᨵ㐀ᕤ஦䛾๓䛻䜎䛪䛿䚸G13 ཱྀ㔠┤⟶ LED ග※〇㐀㈍኎஦ᴗ⪅䛻ᑐ䛧䛶 LED ග※䛜ᕤᴗ఍つ᱁ JLMA301 䛻㐺ྜ䛧䛶䛔䜛䛣䛸䛾☜ㄆ䜢䛚㢪䛔䛔䛯䛧䜎䛩䚹ḟ䛻᪋ᕤ䛾㝿䛻䛿䚸䜺䜲䝗 301 䛻ἢ䛳䛯᪋ᕤ䜢䛧䛶㡬䛝䜎䛩䜘䛖䚸䛚㢪䛔⏦䛧ୖ䛢䜎䛩䚹䖃ὀព஦㡯䛸䜺䜲䝗 301 ᴫせ¾᪤タ䛾⺯ගⅉჾල䛻 LED ໬ᨵ㐀ᕤ஦䜢⾜䛖䛸䚸᪤タ↷᫂ჾල䝯䞊䜹䛾〇ရಖド䛜㐺⏝እ䛻䛺䜚䜎䛩䚹

¾LED ໬ᨵ㐀ᕤ஦ᚋ䛾ჾල䛻䛿䚸ᚑ᮶䛾⺯ග䝷䞁䝥䛿౑⏝䛷䛝䛺䛟䛺䜚䜎䛩䚹ㄗ䛳䛶⺯ග䝷䞁䝥䜢⿦╔䛩䜛䛸䚸↝ᦆ䚸㻌 䝷䞁䝥◚ᦆ➼䛾༴㝤ᛶ䛜䛒䜚䜎䛩䚹䜺䜲䝗 301 ᴫせ¾᪤タ䛾⺯ගⅉჾල䛾 LED ໬ᨵ㐀ᕤ஦䜢⾜䛖㟁Ẽᕤ஦ᴗ⪅䛺䛹䛿䚸LED ග※䛾ྲྀᢅㄝ᫂᭩䛻ᚑ䛖䛸䛸䜒䛻䚸ḟ䛾ὀព஦㡯䜢㑂Ᏺ䛩䜛䛣䛸䛜ᮃ䜎䛧䛔䚹a) ⺯ගⅉჾලෆ䛾㟁Ẽ㒊ရ䠄䝋䜿䝑䝖䚸➃Ꮚྎ䚸㓄⥺䛺䛹䠅䛿䚸௙ᵝ䚸ຎ໬≧ែ䜢☜ㄆ䛾ୖ䚸ᚲせ䛻ᛂ䛨䛶஺᥮䛩ᅗ 1䜛䚹ኚⰍ䜔ட⿣䛺䛹䛾᫂䜙䛛䛺ຎ໬䛜ㄆ䜑䜙䜜䜛ሙྜ䛿䚸஺᥮䛧䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䚹䠄ᅗ 1 ཧ↷䠅b) ⺯ගⅉჾලෆ䛾Ᏻᐃჾ䛿䚸ᑗ᮶ⓗ䛺ಖᏲసᴗ䛾㝿䛻⺯ගⅉჾල䛸ㄗㄆ䛥䜜䜛䛣䛸䜢㜵Ṇ䛩䜛䛯䜑䚸ྲྀ䜚እ䛩䚹䠄ᅗ
ᅗ 22 ཧ↷䠅c) LED ග※䜢౑⏝⪅䛻䜘䛳䛶ᐜ᫆䛻╔⬺䛷䛝䛺䛔䜘䛖ᨵ㐀ᕤ஦䛾୍⎔䛸䛧䛶ᑐ⟇䛩䜛䚹䇾ᐜ᫆䛻╔⬺䛷䛝䛺䛔䇿䛻䛿䚸ᕤල䜢౑⏝䛧䛺䛡䜜䜀஺᥮䛷䛝䛺䛔ᵓ㐀䜢ྵ䜐䚹䠄ᅗ 3 ཧ↷䠅d) ᨵ㐀ᕤ஦ᚋ䛾ჾලᮏయ䛻ḟ䛾⾲♧䜢⾜䛖䚹䠄ᅗ 4 ཧ↷䠅1) 㐺ྜ䛩䜛 LED ග※䛾ᙧᘧ䠄ග※䛾〇㐀஦ᴗ⪅ྡ䠅䚸ཬ䜃⺯ග䝷䞁䝥䛾ྲྀ௜䛡䛜୙ྍ䛷䛒䜛᪨䠄ᅗ 5 ཧ↷䠅ᅗ 32) LED ග※䛾ᐃ᱁㟁ᅽ䚸ᐃ᱁ᾘ㈝㟁ຊ䚸ᕤ஦ᴗ⪅ྡ䚸ᕤ஦ᖺ᭶䛺䛹䠄ᅗ
5 ཧ↷䠅3) ⺯ගⅉჾල䛾㖭ᯈ䛻グ㍕䛾᝟ሗ䠄⺯ගⅉჾල䛷䛒䜛᪨䚸ᐃ᱁䚸〇㐀♫ྡ䚸PSE 䝬䞊䜽䚸㐺ྜ䝷䞁䝥䛺䛹䠅䛿䚸↓ຠ䛷䛒䜛᪨䠄ᅗ 6 ཧ↷䠅4) ⤥㟁ഃ䛾䝋䜿䝑䝖䛾㏆ഐ䛾ᐜ᫆䛻ぢ䛘䜛ሙᡤ䛻䚸⤥㟁ഃ䛷䛒䜛䛣䛸䜢⾲䛩㆑ู䠄ᅗ 7 ཧ↷䠅ᅗ 4㻌㻌㻌
㻌㻌
㻌
㻌

ᅗ 5

ᅗ 6

ᅗ 7௨ୖ㻌㻌ཧ⪃ᩥ⊩᪥ᮏ↷᫂ᕤᴗ఍㻌 䜺䜲䝗 301䠖᪤タ䛾⺯ගⅉჾල䜢 AC ┤⤖ G13 ཱྀ㔠┤⟶ LED ග※⏝䛻ᨵ㐀ᕤ஦䛩䜛ሙྜ䛾ὀព㻌 㻌 https://www.jlma.or.jp/siryo/pdf/kokai/guide301.pdf

まるごと蛍光蛍光灯照明器具をLED化する際、あるあるいは長期間使用した器具を交換する際は照明器具交換を推奨 します。
そのランプ交換、大丈夫ですか？
直管LED ランプと既設の照明器具の組み合わせが不適切な場合、・・・・重大事故 が発生しています。
発火

ランプ

発煙

感電

落下

ランプ挿入時や交換時

原因

原因

原因

● LEDランプ種別選択の誤り・施工方法の間違い● 器具（ソケット）の絶縁性能不足● 継続使用した安定器の劣化 など● 通電しながらのランプ交換● 継続使用したソケットの劣化● ランプの質量超過● 異常発生時のソケットの熱変形ランプ又は照明器具内の部品が異常に高い温度となり、発火・発煙することがあります。

ご注意くださいLED ランプが正常点灯しているように見えても、器具の絶縁性能が不足している場合、そのまま使い続けると発火・発煙する恐れがあります。
蛍光灯器具では、通常10V未満の低い電圧しかかからないことを前提にして、ソケット部に求められる絶縁性能が定められています。
直管LEDランプを使用する場合、想定以上の電圧がかかり、不安全となるリスクがあります。

（後援）

東京都台東区台東4-11-4 三井住友銀行御徒町ビル8F 電話：（03）6803-0501（代）FAX：（03）6803-0064

既設の蛍光灯器具をLED化する際、日本照明工業会は、器具交換を推奨しますが、G13口金直管LED光源に交換する場合は以下のご注意が必要です。
（※１）① G13口金直管LED光源がJLMA301に準拠していること
詳しくはG13口金直管LED光源製造販売事業者にご確認ください。

② 既設の蛍光灯器具のLED化改造工事をする際はガイド301を遵守すること（※2）

既設の蛍光灯器具にLED化改造工事を行うと、既設照明器具メーカの製品保証が適用外になります。※ 照明器具の内部配線切断や再結線などを行うリニューアル等も含む。
LED化改造工事後の器具には、従来の蛍光ランプは使用できなくなります。
誤って蛍光ランプを装着すると、焼損、ランプ破損等の危険性があります。
ガイド301概要

（※１）

（※2）

JLMA301の詳細はこちらをご参照ください。

ガイド301の詳細はこちらをご参照ください。

既設の蛍光灯器具のLED化改造工事を行う電気工事業者などは、LED光源の取扱説明書に従うとともに、下記の注意事項を遵守することが望ましい。

■ 既設の蛍光灯器具をAC直結G13口金直管LED光源用に改造工事する場合の注意※一般社団法人日本照明工業会2021年4月21日制定日本照明丁業会ガイド「ガイド301」より抜粋。詳細は「ガイド301」
をご確認ください。

a

蛍光灯器具内の電気部品（ソケット、端子台、配線など）は、仕様、劣化状態を確認の上、必要に応じて交換する。
変色や亀裂などの明らかな劣化が認められる場合は、交換しなければならない。

b

蛍光灯器具内の安定器は、将来的な保守作業の際に蛍光灯器具と誤認されることを防止するため、取り外す。

安定器

d

改造工事後の器具本体に次の表示を行う。

１）適合するLED光源の形式（光源の製造社名）及び（図1参照）
蛍光ランプの取付けが不可である旨。

c

LED光源に関する事項及び改造工事に関する事項の表示例

2）LED光源の定格電圧、定格消費電力、工事業者名、工事年月など。
（図1参照）

LED光源を使用者によって容易に脱着できないよう改造工事の一環として対策する。
“容易に着脱できない”には、工具を使用しなければ交換できない構造を含む。

3）蛍光灯器具の銘板に記載の情報（蛍光灯器具である旨、定格、製造社名、PSEマーク、適合ランプなど）は、無効で ある旨。
（図2参照）
図１：LED光源に関する事項及び改造工事に関する事項の表示例

図２：蛍光灯器具の銘板情報が無効である旨の表示例

LED化改造工事の記録
適合LED光源：形 名
定格電圧
定格消費電力LEDYYYY ×2
100V〜242V
24W ×2

工事事業者名：XYG電気工事（株）

蛍光灯器具

FT-XXXXXXPS ABCE

定格電圧 100V （室内用）

定格周波数 50/60Hz 定格消費電力70W
ランプ FLR40S/M/60 ×2（FLR40S/M×2)

入力電流 0.78A
ABC株式会社

ランプ電流 0.33A
2001年製造

2021年3月
改造工事年月：この照明器具はLED光源用に改造してあります。
[警 告] 蛍光ランプは使用できません。
落下・発火・感電の危険があります。

図３：給電の表示例

4）給電側のソケットの近傍の容易に見える場所に、給電側であることを表す識別。
（図3参照）

ランプ交換だけでは安心できません！

照明器具まるごと交換をおすすめします。
東京都台東区台東4-11-4 三井住友銀行御徒町ビル8F 電話：（03）6803-0501（代）FAX：（03）6803-0064

JLMAP 2033 2021年11月発行