PARAMAX®

クーリングファン用
パラマックス®減速機
SFCシリーズ《ご注意》■ 本製品の取扱いは、作業に熟練した方が行ってください。
また、ご使用に先立ち取扱説明書をよくお読みください。
■ 本製品は出荷の際オイルを抜いていますので、運転前に取扱説明書に従い給油してください。
■ この取扱説明書は、実際にご使用になるお客様までお届けください。
■ この取扱説明書は、必ず保管いただくようお願い致します。

取扱説明書 No.GM2201-5

〔安全に関するご注意〕● ご使用（据付、運転、保守・点検など）の前に、必ずこの取扱説明書とその他の付属書類をすべて熟読し、正しくご使用ください。機器の知識、安全の情報そして注意事項のすべてについて習熟してからご使用ください。
お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
● この取扱説明書では、安全注意事項のランクを「危険」「注意」として区分してあります。

：取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、死亡または重傷を受ける可能性が想定される場合。

危険：取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、中程度の傷害や軽傷を受ける可能性が想定される場合および物的損害だけの発生が想定される場合。

注意
なお、

注意

注意に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。

いずれも重要な内容を掲載していますので必ず守ってください。

危険● 運搬、設置、配管、運転・操作、保守・点検の作業は、必ず専門知識と技能を持った人が実施してください。
けが、装置破損のおそれがあります。
● 人員輸送用装置に使用される場合には、装置側に安全のための保護装置を設けてください。装置暴走による人身事故や、装置破損のおそれがあります。
● 昇降装置に使用される場合には、装置側に落下防止のための安全装置を設けてください。昇降体落下による人身事故や、装置破損のおそれがあります。
● 運転中は減速機を分解しないでください。また、停止中であっても、減速機の入出力軸がモータや相手機械に接続された状態で、検油棒、給排油口、点検カバー以外を分解しないでください。ギヤの噛合いハズレ等に起因する落下、暴走、その他による人身事故や、装置の破損のおそれがあります。

注

意● 減速機の銘板および製作仕様書の仕様以外で使用しないでください。けが、装置破損等のおそれがあります。
● 減速機の開口部に、指や物を入れないでください。けが、装置破損等のおそれがあります。
● 損傷した減速機を使用しないでください。けが、装置破損等のおそれがあります。
● お客様による製品の改造は、当社の保証範囲外ですので、責任を負いません。
● 銘板を取り外さないでください。

● クーリングファン減速機SFCシリーズは出荷時潤滑油ははいっていませんので、運転前に潤滑油を給油してください。

目
安全に関するご注意
１．荷受時の点検次………………………１

８．運……………………………２

転 ………………………………………７

９．日常点検・保守…………………………８

２．保管……………………………………３

１０．トラブルと処置……………………９３．運搬……………………………………３

１１．分解組立、廃棄………………………９４．据付……………………………………３

１２．構造図５．使用機械との連結
６．潤滑………………………４

１３．給油口、ドレンプラグの位置……………………………………５

７．バックストップ………………………………１０

１４．保…………………………６

1

証

……１１

………………………………１２

１．荷受時の点検
注

意● 天地を確認の上、開梱してください。けがのおそれがあります。
● 現品がご注文通りのものかどうか、確認してください。間違った製品を設置した場合、けが、装置破損のおそれがあります。
減速機が到着しましたら、次の点をご確認ください。もし不具合箇所や疑問点がありましたら最寄りの弊社代理店、販売
店または営業所へご照会ください。
。
（1）銘板記載の項目が、ご注文の通りのものか。
（2）輸送中に破損した箇所はないか。
（3）ボルトやナットがゆるんでないか。

１−１）銘板の見方① 形式（P4参照）

R

MODEL
RATIO

② 減速比

①

サービスファクタ

SF

②

kW
ｒ/min

INPUT
入力動力

SERIAL NO.

③

図１

05

③ 製造番号(機番)

00

U45

P00

JAPAN

減速機の銘板・お問い合わせの場合は 1MODEL、 2RATIO、 3SERIAL No.をご連絡ください。

１−２）減速機の形式
記号の意味は次のようになっています。ご注文通りの形式か、ご確認ください。

SFC
シリーズ

065

サイズ

R2

G

概略トルク
歯車段数
(kNm)

S

補助1

RR
軸配列

050 (14.6)
SFC

060 (21.7)
065 (27.5)
070 (35.5)

14
補助2

F ：冷却ファン付（標準仕様）

045 (10.0)055 (18.0)

F

G
R2
直交2段形

S ： ハネカケ（標準仕様）
P ：軸直結ポンプ

075 (44.0)

2

RR

FB ：冷却ファン＆バックストップ付
N ：冷却ファンなし
NB ：冷却ファンなし
バックストップ付

公称
減速比
6.3
7.1
8
9
10
11.2
12.5
14
16
18

２．保

管

クーリングファン用減速機SFCをすぐにご使用にならない場合は、下記の点に注意して保管してください。

２−１）一時的に保管する場合（1）室内の清潔で乾燥した場所に保管してください。
・屋外や湿気のある場所には保管しないでください。

２−２）長期間保管する場合（1）オイルシールは、温度や紫外線など周囲の影響を受けて劣化しやすいので、長期保管後は運転開始前に点検をし劣化が認められたものは新品と交換してください。
（2）運転開始時、異常な音・振動・発熱などがないかを確認してください。異常が認められた場合は直ちに最寄りの弊社代
理店、販売店または営業所までご連絡ください。
（3）出荷後2〜3ヶ月毎に当社推奨潤滑油で5〜10分間運転してください。
それができない場合および6ヶ月間以上保管する場合には、気相防錆油（JIS NP20相当品）を防錆油メーカーカタログ値に従って適量入れて密閉してください。

３．運

搬
注

意

● 運搬時は、落下、転倒すると危険ですので、十分ご注意ください。
吊りボルト・吊り穴等がある減速機は必ず吊りボルト・吊り穴等を使用してください。ただし、機械に据え付けた後、吊りボルト・吊り穴等で機械全体を吊り上げることを避けてください。
● 吊り上げる前に銘板、梱包箱、外形図、カタログ等により、減速機の質量を確認し、吊り具の定格以上の減速機は吊らないでください。吊り具の破損や落下、転倒によるけが、装置破損のおそれがあります。
● 適切な吊り金具を使用し、吊りボルト・ナットはゆるみの無いことを確認の上、吊り上げてください。

４．据

付
危

険

● 運搬のために吊り上げた際に、製品の下方に立ち入ることは、絶対にしないでください。落下による人身事故のおそれがあります。

注

意● 減速機の周囲には通風を妨げるような障害物を置かないでください。冷却が阻害され、異常加熱によるやけど、火災のおそれがあります。
● 減速機には絶対に乗らない・ぶらさがらないようにしてください。けがのおそれがあります。
● 減速機の軸端部、内径部等のキー溝は、素手でさわらないでください。けがのおそれがあります。
● 食品機械など特に油気を嫌う装置では、故障・寿命等での万一の油洩れに備えて、油受け等の損害防止装置を取付けてください。油洩れで製品等が不良になるおそれがあります。

４−１）据付場所
周囲温度 0〜40℃
周囲湿度 85％以下（空気抜き栓又はエアブリーザは、お客様にてファンスタック外側へ配管し取付けて下さい。
）
雰 囲 気 腐食性ガス・爆発性ガスなどのないこと。
じんあいを含まない換気の良い場所であること。
設置場所 屋内または屋外
・上記以外の条件で据え付けられる場合は、特殊仕様となりますのでご照会ください。
・屋外、防爆などのご指定を受けて製作したものは、ご指定の据付環境で使用いただいて問題ありません。

3４−２）据付角度
据付角度は図２の許容値以下に据え付けしてください。

+0.5˚
0

+0.5˚

図２

減速機の許容据付角度・充分剛性のある架台の上に据え付けてください。
・減速機の据付ボルトは、JIS強度区分8.8相当品を使用してください。締付トルクを表1に示します。
表１ 据付ボルトの締付トルク
減速機サイズ
単位

SFC045ボルトサイズ

―

M24

M30

M36

締付トルク

N・m

706

1400

2430

SFC050

SFC055

SFC060

SFC065

SFC070

SFC075５．使用機械と連結
注

意● バックストップ装備の減速機の場合は、モータと減速機を連結する前にモータの回転方向がバックストップの回
転方向と対応しているかどうか点検してください。回転の違いによって、けが、装置破損のおそれがあります。
● 回転部分に触れないようカバー等を設けてください。けがのおそれがあります。
● 減速機を負荷と結合する場合、芯出し誤差は取扱説明書、図面、カタログ等に示されている管理値以内としてください。装置破損のおそれがあります。
● 各締付ボルトは図面、カタログ等に示されている規定値で確実に締め付けてください。破片飛散によるけが、装置破損のおそれがあります。
● 製品と相手機械との連結がベルト掛けの場合、ベルト張り、プーリの平行度を、直結の場合は、直結精度をそれ
ぞれ管理値以内とするよう注意してください。装置破損のおそれがあります。
● 減速機単体で回転される場合、出力軸に仮付けしてあるキーを取り外してください。けがのおそれがあります。

５−１）連結器の取付・カップリングを取り付ける際に軸に衝撃力や過大なスラスト荷重をかけないでください。

軸連結器

軸受に損傷が生じるおそれがあります。
・焼バメまたは軸端ねじを利用した取付（図３）を推奨いたします。
図４の寸法（A、B、X）は表2の精度以内にしてください。
軸端ねじ

図３

B

表２ カップリングの芯出し精度

A

A寸法許容誤差0.05mm

B寸法許容誤差0.05mm

X寸法

メーカ指定値

X

X

図４

4

６．潤

滑

６−１）出荷時の状態
・クーリングファン用減速機SFCに出荷時潤滑油は入っていませんので、運転前に潤滑油を給油してください。

６−２）潤滑方式
クーリングファン用減速機SFCシリーズは、ハネカケ潤滑を採用しています。ハウジング上部にオイルダム構造を持ち、上部軸受もオイル潤滑としています。使用条件によってはグリース潤滑（上部軸受のみ）、または、オイルポンブによる強制潤滑を採用することもあります。
(1)ハネカケ潤滑
標準回転数範囲は、450〜1800r/minです。
(2)強制潤滑注

意● 別置潤滑油モータポンプが備えられている装置では、ポンプ用モータの駆動を減速機モータの運転開始に先がけて行い、潤滑油が軸受部などに循環してから減速機モータを起動してください。装置破損のおそれがあります。
潤滑油の循環を確認するために、フロースイッチやフローサイトを設けて、異常があったときは、減速機モータを停止するようにしてください。
(3)グリース潤滑・一部の軸受はグリース潤滑されることがあります。その際には、グリスニップルが取り付けてありますので、
グリスニップルの個数と位置を十分に確認してください。
・出荷時にグリースを充填しています。運転開始後の補給は入力回転数に応じて、750r/min以下の場合には1500時間毎に、750r/minを超え、1800r/minまでは、1000時間毎に、下表に従って必要量を補給ください。
尚、過剰に給脂しないようご注意ください。
サイズ

045

050

055

060

065

070

075

①

70

100

100

100

100

150

150

②

30

50

50

50

50

70

70

②

―

―

―

30

40

40

40

周

囲
温
度
−15℃〜40℃

給脂箇所

表３ 油種選定表

６−３）潤滑剤の選定
潤滑剤は表３より、鉱油または合成油を選定してください。
推奨潤滑剤を表４に示します。

−20℃〜40℃

0℃〜40℃

オイルヒータ有無

有

無

無

油種

鉱油

合成油

鉱油

ISO*

VG320

VG320

VG320

AGMA

6EP

6S

6EP

*ISO40℃における動粘度

表４ 推奨潤滑剤
粘度区分（ISO）mm2/s（40℃）
ギ

鉱油

ヤ

出光興産

シェル
ルブリカンツ
ジャパン

6EP

ダフニー
スーパー
ギヤーオイル320

シェル オマラ
S2 G
320

6S

ダフニー
アルファギヤ
320

―

VG320

ー
油

AGMA

合成油

ベアリンググリース

ダフニー
シェル アルバニヤ
エポネックスEPグリース2
グリースEP2

5

JXTGエネルギー

コスモ石油
ルブリカンツボンノックM ボンノックTS コスモギヤーSE
320
320
320

EMGルブリカンツ
モービルギヤ
600XP
320

ボンノックAX320―

モービルギヤSHC XMP
320

エピノック
グリース
AP(N) 2

コスモグリース
ダイナマックス
EP No.2

モービラックスEP2６−４）油量

標準仕様の場合の給油量概略値を表5に示します。
実際の給油量は構造の違いなどにより個体差があります。表5の量を給油しても必要な給油量に対し過不足が生じる場合がありますので、必ず可視オイルゲージでオイルレベルを確認してください。

単位：リットル

表５ 概略油量
サイズ

SFC 045

SFC 050

SFC 055

SFC 060

SFC 065

SFC 070

SFC 075

油 量

24

34

34

55

75

90

110

６−５）給

油

給油は本体上部の給油口より行い、可視オイルゲージでチェックしながら規定量を入れてください。
（図５）
給油の際、点検カバー取付ボルト・座金などの異物や、粉塵、オイルレベルをこの間としてください

雨水などが入らないように注意してください。
また油量が規定量より少ないと潤滑が充分行えなくなり、多いと油温上昇によりオイルの劣化が早まります。
図５

６−６）排

油

排油は、潤滑油が温かいときに、本体下部のドレンプラグを取り外して行ってください。

７．バックストップ（オプション）
標準のバックストップは減速機内蔵形です。
バックストップは減速機内のギヤ油で潤滑されます。

6

８．運

転
危

険

● 運転中、回転体（シャフト等）へは絶対は接近又は接触しないでください。巻き込まれ、けがのおそれがあります。

注

意● 始動する前に、オイルゲージにてオイルレベルを点検して、潤滑油が規定量入っていることを確認してください。
装置破損のおそれがあります。
● ポールチェンジモータ（2速）駆動の減速機では、高速から低速へ切り替える際、回生制動トルクが作用しないよ
うに、ファン回転数を一旦設定回転数以下に落とすような制御にしてください。
● バックストップ装備の減速機の場合で、休止中の減速機は200時間毎に5分間以上運転してください。
● 運転中、減速機はかなり高温になります。手や体を触れないようにご注意ください。やけどのおそれがあります。
● 異常が発生した場合は直ちに運転を停止してください。けがのおそれがあります。
● 定格負荷以上での使用をしないでください。けが、装置破損のおそれがあります。
● 運転中に、点検カバーを取り外さないでください。潤滑油が吹き出してやけどのおそれがあります。
● 運転中に、給油栓をゆるめないでください。潤滑油が吹き出してやけどのおそれがあります。
● 逆転をさせるときには、必ず一旦停止させた後に逆転始動をしてください。装置破損のおそれがあります。

据付が終わりましたら、運転開始前に次の点を確認してください。
（１）ファンやモータとの連結は正しく行われているか。
（２）据付ボルトは規定トルク（P4ー表1参照）で締め付けてあるか。
（３）回転方向が計画通りのものか。
上記の確認が終わりましたら、無負荷で慣らし運転を行い、徐々に負荷を掛けてください。
この時次の点を確認してください。
表6
試 運 転 時 確 認 事 項

異常な騒音・振動が生じていないか（１）据付面が平らでないため、ハウジングが歪んでいないか（２）据付台に剛性が不足しているため、共振していないか（３）モータとの軸芯が一致しているか（４）ファンの振動が減速機に伝わっていないか

減速機の表面温度が異常に高くないか（１）モータ電流値が銘板記載の定格電流値を越えていないか（２）モータ電圧の上昇、降下が大きくないか（３）使用場所の周辺温度が高くないか（４）オイルレベルは適正か異常と認められた場合は、運転を止め、最寄りの弊社代理店、販売店、営業所までご連絡ください。

7９．日常点検・保守
危

険● 運転中の保守・点検においては、回転体（シャフト等）へは絶対に接近又は接触しないでください。巻き込まれ、人身事故のおそれがあります。
● 停止時に歯面状況を点検する場合は、モータ・相手機械の回転止めを確実に行ってください。歯車噛合部への巻
き込まれ、人身事故のおそれがあります。
● 点検時に取り外した安全カバーなどを外したままで運転しないでください。巻き込まれ、けがのおそれがありま
す。

注

意

● 減速機の表面は高温になるので、素手で触らないでください。やけどのおそれがあります。
● 運転中および、停止直後に潤滑油の交換を行わないでください。やけどのおそれがあります。
● 運転中に点検カバーは取り外さないでください。高温の潤滑油が飛散し、やけどのおそれがあります。
● 潤滑油の交換は取扱説明書にしたがって行ってください。潤滑剤は取扱説明書の推奨潤滑剤を必ず使用してください。装置破損のおそれがあります。

９−１）日常点検
下表に従って必ず日常点検を行ってください。日常点検をおこたるとトラブルの原因になります。
表７
点

検

項

目

点

検

内

容

騒

音

異常音または急激な変化がないか

振

動

減速機の振動に急激な変化がないか度

減速機の表面温度が異常に高くないか（90℃以上）
また急激に上昇していないか
運転中の温度上昇は機種により異なりますが減速機の表面温度が80℃程度でも変動が少なければ特に問題ありません

表

面

温

オ イ ル レ ベ ル

オイルレベルは減少していないか（可視オイルゲージで運転停止時に確認する）

オ イ ル も れ

オイルシール部などからオイルもれが生じていないか

据 付 ボ ル ト

据付ボルトにゆるみが生じていないか

チェーン、Ｖベルト

チェーンおよびＶベルトにゆるみが生じていないか

日常点検でなんらかの異常が認められた場合は、「10. トラブルと処置」に従って適切な処置を行ってください。それでも回復しない場合は、最寄りの弊社代理店、販売店、営業所までご連絡ください。

９−２）潤滑油の交換（1）運転を始めてから500時間後または半年後のいずれか早い時期に第一回目の油交換をしてください。
（2）その後は油温が80℃未満のときは8,000時間毎または1年毎のいずれか早い時期に新油と交換してください。
（3）油温が80℃以上のときは4,000時間毎または半年毎のいずれか早い時期に新油と交換してください。
周囲温度が急激に変化する場所や雰囲気が腐食性ガスを含むときは、油の劣化を早めますので、潤滑油メーカに相談してください。

810．トラブルと処置
注意● 異常が発生した場合の診断は、取扱説明書に基づいて実施してください。異常の原因を究明し対策処置を施すまでは絶対に運転しないでください。

減速機になんらかの異常が生じた場合は、下表をご参考の上、早めに適切な処置を行ってください。
表８
トラブルの内容
入力軸は回るが出力軸は回らない

無負荷で出力
軸は回るが負荷をかけると停止する

逆回転する

過度の温度上昇原因

処

歯車・軸の過負荷などによる損傷

認定サービス店に相談する

キーが入っていない

キーを入れる

軸受焼損

認定サービス店に相談する

保護装置の調整不良保護装置を調整する

モータの結線誤り

接続をかえる

過負荷

規定の負荷まで下げる

使用場所の周囲温度が高い

換気方法を改善する

歯車・軸受の過負荷等による損傷

認定サービス店に相談する

置

オイルシールの損傷

認定サービス店に相談する

幅のリップ接触部のキズ、摩耗認定サービス店に相談する

締め付けボルトのゆるみ

締め付けボルトを正常に締める

歯車・軸・軸受の損傷認定サービス店に相談する

据付面が平らでないことによるハウジング歪み

据付面を平らにするか、ライナーなどで調整する

据付台の剛性が不足していることによる共振

据付台に補強などして剛性を上げる

入出力軸部からのオイルもれ
オイルもれ
ハウジング合わせ面からのオイ
ルもれ

異常な音がする
振動が異常に大きい

相手機械との軸芯の不一致

軸芯を一致させる

相手機械の振動が減速機へ伝わっている

減速機を単独運転して騒音源を調べる

11．分解組立、廃棄
11−１）分解組立

注

意●修理、分解、組立は、必ず専門家が行ってください。けが、装置破損のおそれがあります。

11−２）廃棄

注

意●減速機、潤滑油を廃棄する場合は、一般産業廃棄物として処理してください。

912．構造図4101

6002 6502 4121

3601 6001

2501

7602 6003 4103 3603

6004

7404 4122 3602

3604

4110 6010

7609

4622

6009 6509 4124

࢛ࣈࢨࣘࣤ

Pos.No
2501
3601
3602
3603
3604
4101
4103
4110
4121
4122
4124
4622
6001
6002
6003
6004
6009
6010
6502
6509
7404
7602
7609

㒂ဗྞ
఩㏷㍀
ࣉࣛ࢜ࣜ࢟ࣕ
ࣉࣛ࢜ࣜࣅࢼ࢛ࣤࢨࣔࣆࢹ
࣊࣊ࣜ࢟ࣕ࣊࣊ࣜࣅࢼ࢛ࣤࢨࣔࣆࢹ
࣭࢞
࣭࢞
࣭࢞
࣭࢞
࣭࢞
࣭࢞
ࢹࣝࣚࣤࢪࣛࣤࢡ
ළ㗱ࢤࣞ㍀ུ
ළ㗱ࢤࣞ㍀ུ
ළ㗱ࢤࣞ㍀ུ
ළ㗱ࢤࣞ㍀ུ
ළ㗱ࢤࣞ㍀ུ
⮤ິㄢᚨࢤࣞ㍀ུ
࢛࢕ࣜࢨ࣭ࣜ
࢛࢕ࣜࢨ࣭ࣜ
ࣁࢴࢠࢪࢹࢴࣈ
2ࣛࣤࢡ
2ࣛࣤࢡᅒ㸫ࠈ6)&ࢨ࣭ࣛࢫᵋ㏸ᅒ㸝6)&㹳6)&㸞

4101

6002

3601

6502

6001

4121

2501

7602 6003 4103 3603 3604

6004

7404

4122

3602

7609

4110

6009

࢛ࣈࢨࣘࣤ

ᅒ㸬ࠈ6)&ࢨ࣭ࣛࢫᵋ㏸ᅒ㸝6)&㹳6)&㸞

10

6010

6509

4622

4124

Pos.No
2501
3601
3602
3603
3604
4101
4103
4110
4121
4122
4124
4622
6001
6002
6003
6004
6009
6010
6502
6509
7404
7602
7609

㒂ဗྞ
఩㏷㍀
ࣉࣛ࢜ࣜ࢟ࣕ
ࣉࣛ࢜ࣜࣅࢼ࢛ࣤࢨࣔࣆࢹ
࣊࣊ࣜ࢟ࣕ࣊࣊ࣜࣅࢼ࢛ࣤࢨࣔࣆࢹ
࣭࢞
࣭࢞
࣭࢞
࣭࢞
࣭࢞
࣭࢞
ࢹࣝࣚࣤࢪࣛࣤࢡ
ළ㗱ࢤࣞ㍀ུ
ළ㗱ࢤࣞ㍀ུ
ළ㗱ࢤࣞ㍀ུ
ළ㗱ࢤࣞ㍀ུ
ළ㗱ࢤࣞ㍀ུ
⮤ິㄢᚨࢤࣞ㍀ུ
࢛࢕ࣜࢨ࣭ࣜ
࢛࢕ࣜࢨ࣭ࣜ
ࣁࢴࢠࢪࢹࢴࣈ
2ࣛࣤࢡ
2ࣛࣤࢡ

12．構造図
4101

6002

3601

6502

6001

4121

2501

6003

6004

4103

7404

4122

3603

3602

3604

4110

7609

6009

6010

6509

4622

Pos.No
2501
3601
3602
3603
3604
4101
4103
4110
4121
4122
4124
4622
6001
6002
6003
6004
6009
6010
6502
6509
7404
7609

㒂ဗྞ
఩㏷㍀
ࣉࣛ࢜ࣜ࢟ࣕ
ࣉࣛ࢜ࣜࣅࢼ࢛ࣤࢨࣔࣆࢹ
࣊࣊ࣜ࢟ࣕ࣊࣊ࣜࣅࢼ࢛ࣤࢨࣔࣆࢹ
࣭࢞
࣭࢞
࣭࢞
࣭࢞
࣭࢞
࣭࢞
ࢹࣝࣚࣤࢪࣛࣤࢡ
ළ㗱ࢤࣞ㍀ུ
ළ㗱ࢤࣞ㍀ུ
ළ㗱ࢤࣞ㍀ུ
ළ㗱ࢤࣞ㍀ུ
ළ㗱ࢤࣞ㍀ུ
⮤ິㄢᚨࢤࣞ㍀ུ
࢛࢕ࣜࢨ࣭ࣜ
࢛࢕ࣜࢨ࣭ࣜ
ࣁࢴࢠࢪࢹࢴࣈ
2ࣛࣤࢡ

4124

࢛ࣈࢨࣘࣤ

ᅒ㸭ࠈ6)&ࢨ࣭ࣛࢫᵋ㏸ᅒ㸝6)&㹳6)&㸞

13．給油口、ドレンプラグの位置

空気抜栓
オイルゲージ

給油口

ドレンプラグ

マグネットプラグ

図９

給油口、ドレンプラグ位置

11

吊り用アイナット
クーリングファン14．保証基準
クーリングファン用減速機SFCシリーズの保証基準は下記の通りです。
保証期間

新品に限り、工場出荷後18ヶ月または稼働後12ヶ月のうちいずれか短い方をもって保証期間と致します。
保証期間内において、取扱説明書に準拠する適切な据付、連結ならびに保守管理が行われ、かつ、カタロ

保証内容

グに記載された仕様もしくは別途合意された条件下で正しい運転が行われたにも拘わらず、本製品が故障した場合は、下記保証適用除外の場合を除き無償で当社の判断において修理または代品を提供致します。
ただし、本製品がお客様の他の装置等と連結している場合において、当該装置等からの取り外し、当該装置等への取り付け、その他これらに付帯する工事費用、輸送等に要する費用ならびにお客様に生じた機会
損失、操業損失その他の間接的な損害については当社の補償外とさせて頂きます。
下記項目については、保証適用除外とさせて頂きます。
1．本製品の据付、他の装置等との連結の不具合に起因する故障
2．本製品の保管が当社の定める保管要領書に定める要領によって実施されていないなど、保守管理が不十分であり、正しい取扱いが行われていないことが原因による故障
3．仕様を外れる運転その他当社の知り得ない運転条件、使用状態に起因する故障または当社推奨以外の潤滑油を使用したことによる故障

保証適用
除
外

4．お客様の連結された装置等の不具合または特殊仕様に起因する故障
5．本製品に改造や構造変更を施したことに起因する故障
6．お客様の支給受け部品もしくはご指定部品の不具合により生じた故障
7．地震、火災、水害、塩害、ガス害、落雷、その他の不可抗力が原因による故障
8．正常なご使用方法でも、軸受、オイルシール等の消耗部品が自然消耗、摩耗、劣化した場合の当該消耗部品に関する保証
9．前各号の他当社の責めに帰すことのできない事由による故障

12

修理・メンテナンスの際には、最寄りの弊社認定サービス店までお問い合わせください。
認定サービス店一覧
北海道・東北札幌

住友重機械精機販売㈱

TEL

FAX

〒007-0847 札幌市東区北47条東16-1-38

011-781-9803

011-781-9807

釧路

三興電機㈱

〒084-0912 北海道釧路市星が浦大通1-4-7

0154-51-9203

0154-53-0582

苫小牧

北都電機㈱

〒053-0055 北海道苫小牧市新明町2-7-2

0144-57-4131

0144-57-0653

青森

東洋産業㈱

〒039-1168 青森県八戸市八太郎6-5-40

0178-21-2373

0178-21-2407

秋田

高山建設工業㈱〒011-0911 秋田市飯島字家の下11-5

0185-53-2161

0185-55-2002

酒田

㈱大谷商会

〒998-0864 山形県酒田市新橋1-3-11

0234-23-3121

0234-23-3122

山形

藤田電機工業㈱〒990-0067 山形市花楯2-18-56

023-642-3881

023-642-3882

仙台㈱若生電機製作所〒984-0014 仙台市若林区六丁の目元町12-6

022-288-6265

022-288-7300〒335-0031 埼玉県戸田市美女木5-9-13

048-449-4766

048-449-4786
025-274-8103

関東・甲信越東京

住友重機械精機販売㈱

新潟

小出電機㈱

〒950-0812 新潟市東区豊1-13-31

025-274-2141

北関東

成光興産㈱

〒329-0201 栃木県小山市粟宮1061-1

0285-45-9130

0285-41-1031

鹿島

長宅電機工業㈱〒314-0013 茨城県鹿嶋市新浜210299-82-4576

0299-82-0048

千葉

㈱川崎興産

〒290-0044 千葉県市原市玉前西1-1-43

0436-23-1501

0436-21-7826

東京西

成光興産㈱

〒190-1221 東京都西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎2098

042-568-7640

042-568-7641

神奈川

㈱川崎興産

〒215-0002 川崎市麻生区多摩美2-15-11

044-966-1531

044-966-1585

名古屋南 住友重機械精機販売㈱〒474-0023 愛知県大府市大東町2-97-1

0562-45-6402

0562-44-1998

北陸

住友重機械精機販売㈱〒939-8071 富山市上袋327-1

076-491-5660

076-491-5604

静岡

中澤電機㈱

〒424-0055 静岡市清水区吉川793

0543-46-6220

0543-46-5923

豊橋

東海・北陸

㈱夏目電業所〒442-0808 愛知県豊川市豊ヶ丘町118

0533-86-4823

0533-86-8178

名古屋西 ㈱カトウ電機〒451-0063 名古屋市西区押切2-3-23

052-524-0400

052-524-1274

名古屋北 伊藤電機㈱〒485-0059 愛知県小牧市小木東1-130

0568-39-5366

0568-39-5521

072-637-5774

関西
大阪東

住友重機械精機販売㈱〒567-0865 大阪府茨木市横江2-1-20

072-637-3901

滋賀

井原工業㈱

〒525-0041 滋賀県草津市青地町740-1

077-561-8062

077-561-8063

大阪西㈱大成電機工業所〒660-0832 兵庫県尼崎市東初島町2-24

06-6487-0491

06-6487-0492

大阪南

井原工業㈱

〒551-0021 大阪市大正区南恩加島5-8-6

06-6553-9221

06-6553-7675

和歌山

長宅電業㈱

〒640-8392 和歌山市中之島1795

073-422-1324

073-428-3203

姫路東

西播電機㈱

〒670-0982 兵庫県姫路市岡田499-8

079-298-0061

079-298-0066

姫路西

日鉄住金テックスエンジ㈱〒671-1123 兵庫県姫路市広畑区富士町１ 新日鐵住金㈱広畑製鉄所内

079-236-4440

079-238-3921

中国・四国
岡山

住友重機械精機販売㈱〒701-0113 岡山県倉敷市栗坂854-10

086-464-3681

086-464-3682

米子

㈲協立技研

〒683-0845 鳥取県米子市旗ヶ崎2216

0859-35-0489

0859-35-0512

広島

広和機工㈱

〒738-0021 広島県廿日市市木材港北3-280829-32-3201

0829-32-3204

宇部

広和機工㈱

〒759-0121 山口県宇部市大字棚井字門田501-5

0836-41-3622

0836-41-1188

新居浜

東洋精機工業㈱〒792-0892 愛媛県新居浜市黒島1-5-16（黒島工業団地）

0897-45-2222

0897-45-2538

徳島

東洋精機工業㈱〒779-1236 徳島県阿南市那賀川町工地596-1

0884-21-2170

0884-21-2171

九州・沖縄
福岡

住友重機械精機販売㈱〒812-0893 福岡市博多区那珂3-16-30

092-431-2678

092-431-2694

延岡

㈲光陽電機

〒882-0035 宮崎県延岡市日の出町2-8-12

0982-32-5612

0982-21-7888

南九州

広和機工㈱

〒869-5163 熊本県八代市三江湖町2279-3

0965-37-8081

0965-37-8082

沖縄

㈱長嶺産業

〒900-0016 那覇市前島2-22-30

098-863-1521

098-862-4925

SA09

営業所
（住友重機械ギヤボックス株式会社） http://www.shigearbox.com

TEL

FAX

東日本

〒141-6025

東京都品川区大崎 2-1-1（ThinkPark Tower）

03-6737-2650

03-6866-5178

西日本〒530-0005

大阪市北区中之島 2-3-33（大阪三井物産ビル）

06-7635-3660

06-7711-5121

広島〒732-0827

広島市南区稲荷町 4-1（広島稲荷町 NK ビル）

082-568-0101

082-262-3767

四国〒792-0003

愛媛県新居浜市新田町 3-4-23（SES ビル）

0897-32-6423

0897-32-6430

営業所（住友重機械精機販売株式会社）

TEL

FAX

北海道

札幌市東区北 47 条東 16-1-38

011-781-9802

011-781-9807〒007-0847

仙台〒980-0811

仙台市青葉区一番町 3-3-16（オー･エックス芭蕉の辻ビル）

022-264-1242

022-224-7651

茨城〒310-0803

水戸市城南 2-1-20（井門水戸ビル）

029-306-7608

029-306-7618

北関東〒330-0854

さいたま市大宮区桜木町 4-242（鐘塚ビル）

048-650-4700

048-650-4615

千葉〒260-0045

千葉市中央区弁天 1-15-1（細川ビル）

043-206-7730

043-206-7731

東京〒141-6025

東京都品川区大崎 2-1-1（ThinkPark Tower）

03-6737-2520

03-6866-5171

横浜〒220-0005

横浜市西区南幸 2-19-4（南幸折目ビル）

045-290-6893

045-290-6885

長野〒380-0936

長野市岡田町 166（森ビル）

026-226-9050

026-226-9045

北陸〒939-8071

富山市上袋 327-1

076-491-5660

076-491-5604

金沢〒920-0919

金沢市南町 4-55（WAKITA 金沢ビル）

076-261-3551

076-261-3561

静岡〒422-8063

静岡市駿河区馬渕 3-2-25（T.K BLD）

054-654-3123

054-654-3124

中部〒460-0003

名古屋市中区錦 1-18-24（いちご伏見ビル）

052-218-2980

052-218-2981

四日市〒510-0064

三重県四日市市新正 4-17-20

059-353-7467

059-354-1320

滋賀〒529-1601

滋賀県蒲生郡日野町大字松尾 334

0748-53-8900

0748-53-3510

京都〒604-8187

京都市中京区御池通東洞院西入ル笹屋町 435（京都御池第一生命ビル） 075-231-2515

075-231-2615

大阪〒530-0005

大阪市北区中之島 2-3-33（大阪三井物産ビル）

06-7635-3663

06-7711-5119

神戸〒650-0044

神戸市中央区東川崎町 1-3-3（神戸ハーバーランドセンタービル） 078-366-6610

078-366-6625

岡山〒701-0113

岡山県倉敷市栗坂 854-10

086-463-5678

086-463-5608

広島〒732-0827

広島市南区稲荷町 4-1（広島稲荷町 NK ビル）

082-568-2521

082-262-5544

四国〒792-0003

愛媛県新居浜市新田町 3-4-23（SES ビル）

0897-32-7137

0897-34-1303

北九州〒802-0001

北九州市小倉北区浅野 2-14-1（KMM ビル）

093-531-7760

093-531-7778

福岡〒812-0025

福岡市博多区店屋町 8-30（博多フコク生命ビル）

092-283-3277

092-283-3177

修理・メンテナンスのお問い合わせ
サービステクニカルセンター（住友重機械精機販売株式会社）

TEL

FAX

全国共通 〒474-0023

0562-45-6402

0562-44-1998

愛知県大府市大東町 2-97-1

サービスセンター（住友重機械精機販売株式会社）

TEL

FAX

北海道

〒007-0847

札幌市東区北 47 条東 16-1-38

011-781-9803

011-781-9807

東京〒335-0031

埼玉県戸田市美女木 5-9-13

048-449-4766

048-449-4786

北陸〒939-8071

富山市上袋 327-1

076-491-5660

076-491-5604

大阪〒567-0865

大阪府茨木市横江 2-1-20

072-637-3901

072-637-5774

岡山〒701-0113

岡山県倉敷市栗坂 854-10

086-464-3681

086-464-3682

福岡〒812-0893

福岡市博多区那珂 3-16-30

092-431-2678

092-431-2694

技術的なお問い合わせ
お客様相談センター（住友重機械工業株式会社 PTC 事業部） http://www.shi.co.jp/ptc/
フリーダイヤル 0120-42-3196
携帯電話から 0570-03-3196
FAX
03-6866-5160

営業時間
月曜日〜金曜日 9:00〜12:00 13:00〜17:00（土・日・祝日、弊社休業日を除く）
記載内容は、製品改良などの理由により予告なく変更することがあります。

〒597-8555 大阪府貝塚市脇浜 4-16-1

No.GM2201-5.2
JB12 2019.04 印刷