RTS-00023

押釦スイッチで動作点検可能な新晃のコンタクタ溶着検出器［エレカット］

負荷センサー
本体ターミナル内蔵方式
型式：RTS-3□-AO●●

ご使用になるお客様に必ずお渡しください。
ご使用になるお客様は必ずお読みください。

〒546-0035 大阪市東住吉区山坂1-5-16 TEL(06)6629-1123（代表） FAX(06)6623-1133 2022-03 REV-04

安全上のご注意
２.取付・配線について取り付け・配線・点検・保守の前に、必ずこの取扱説明書を熟読し、正しくご使用ください。
機器の知識、安全の情報、そして注意事項のすべてについて習熟してからご使用ください。
この取扱説明書では、注意事項を「危険」、「注意」の２つに区分しています。

●取付・配線は、専門の業者、専門知識のある人以外行なわないでください。
●電源を遮断して行ってください。

取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こり得て、死亡または重傷を受ける可能性が想定される場合。

●規定以外の環境には取付ないでください。
●エレカットの端子間のメガーテストはしないでください。

取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こり得て、中程度の損害や軽傷を受ける可能性が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される場合。
なお、に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも重要な内容を記載しているので、必ず守ってください。

記号は、危険・注意を促す内容があることを告
記号は、危険・注意を促す内容があることげるものです。図の中に具体的な注意内容が記載さを告げるものです。図の中に具体的な注意内容が記れています。
載されています。
記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容が記載されています。
記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中や近傍に具体的な指示内容が記載されます。

●定格を必ず守ってください。
●ノイズが多い環境では、エレカットの電源にスナッバ回路を通して配線してください。
●負荷センサーの二次側は電線をツイストするかまたはシールド線で配線してください。

３.点検・保守について●電源を遮断していない時には、端子部などの充電部に触れないでください。
●製品および付属品の改造は絶対にしないでください。
●点検は事業者が定めた専門知識のある人が行ってください。
●異常箇所があったときは、ただちに補修してください。

１.取り扱い全般について●取扱説明書および銘板の内容を熟知しない人は取り扱わないでください。
●取り付け時の点検や定期自主点検を必ずP.1実施してください。

●ヒューズは所定の容量以上のものと絶対に交換しないでください。
●保守・点検を実施するときは、作業中の表示（点検中など）を必ず行ってください。

目次

はじめに

このたびはエレカットをご購入いただきまして、

安 全 上 の ご 注 意 ............................................

P.1

誠にありがとうございました。

は じ め に .......................................................

P.2

保証に関して .........................................................

P.2

目 次 ..............................................................

P.2［１］お手元のエレカットの確認 ...................

P.3

エレカットは主に電磁接触器の接点の溶着を検出する機器で、弊社の商品名です。
本製品は一般工業向けの汎用品として国内での使用

1.1：製品の確認を前提に設計・製造をしています。

1.2：仕様の確認

原子力、航空、鉄道及び医療機器等の人命や財産に甚大な影響が予測される場所や外国では使用しない［２］各部の名称・寸法 .................................

P.3

2.1：エレカット本体（RTB）
2.2：負荷センサー（CTL）

でください。
この取扱説明書は専門の業者、専門の知識のある人［３］動作原理 ..............................................

P.3［４］型式の表示・仕様・定格 .......................

P.4

がエレカットをクレーン・ホイストに取付・管理さ4.1：型式の表示れる場合を想定して記述しています。

4.2：電源電圧

本書を最後までよく読んで理解してからエレカット

4.3：消費電力の周辺回路の設計を行ない、それに基づいて取付・4.4：出力部の電気定格配線を行なってください。

4.5：負荷センサーの一次側の電流の範囲
4.6：負荷センサーの一次側の回路電圧

本書はエレカットの近くに保管していただき、不4.7：取付環境

明な点が生じたときに活用してください。

4.8：重量［５］本体の端子機能および負荷センサー .......

保証に関して保証の内容・期間
1:保証の内容
下記の保証期間内に部品又は、製造上の不具合に起因する故障が発生したとき、部品又は全体の交換をいたします。
2:保証対象とその期間■保証対象：
日本国内で使用されているエレカット本体及び付属品。但し、下記で示す『保証できないもの』に該当するものは除きます。
■保証期間：弊社出荷日より５年間を保証します。

5.2：負荷センサー（CTL）［６］ホイストに取り付けた配線例 ................

P.5

6.1：押釦スイッチでエレカットの動作点検を行なう回路
6.2：制御盤内でエレカットの動作点検を行なう回路［７］取付および配線の注意点 .......................

P.6

7.1：取付前
7.2：取付・配線
7.3：配線後［８］点検 .....................................................

P.7

8.1：取付時の点検
8.2：定期点検［９］保守 ....................................................

保証できないもの1:次に示す事項に起因すると判断されるもの■配線作業を含む取付・保守点検の不備、間違い■弊社が認めていない改造及び使用方法
2:次に示す不具合■落雷・ばい煙・薬品・放射熱・粉塵等の外部要因
3:次の費用については、弊社は負担いたしません。
■納入品の故障で発生する損害（直接、間接とも）■点検・調整・交換作業に要した費用■交換に伴う交換費を含む付随的費用
4:その他の保証対象外■原子力発電・航空・鉄道・医療機器等の人命や財産に甚大な影響が予想される用途については、保証対象外とさせていただきます。

P.4

5.1：本体（RTB）の端子機能

P.8

9.1：本体内のヒューズの交換方法
9.2：製造年および製造番号の表示
9.3：寿命［１０］困ったときの対応 .............................

P.9

10.1：励磁電流・負荷電流の確認方法
10.2：負荷を駆動していないときに負荷センサーが誘導または漏れ電流を検出する場合の対応
10.3：エレカットの動作条件が時々生ずる場合の例［１１］銘板類の詳細 ....................................

P.10

11.1：安全上のご注意銘板
11.2：型式銘板
11.3：説明銘板［１２］Ｑ＆Ａ ..............................................

P.11

P.2

P.3

［１］お手元のエレカットの確認
番号

１.１：製品の確認

123
45

次の品が揃っていることをご確認ください。
1.1.1）本体..................................................... 1個
付属品［圧着端子9個、取付ネジ（M4-12L）4本と本体内に予備ヒューズを一式］
1.1.2）負荷センサー（CTL）.......................... 1個
付属品［圧着端子2個、取付ネジ（M4-12L）2本］
1.1.3）取扱説明書............................................ 1部

名称本体
カバー
型式銘板
安全上のご注意銘板
説明銘板（カバーの裏面）

備考

詳細はﾍﾟｰｼﾞ10参照
同上
同上

2.2：負荷センサー（CTL）

１.２：仕様の確認
仕様をもう一度ご確認ください。

［２］各部の名称・寸法２.１：エレカット本体（RTB）
2.1.1）各部の名称

5132

10249

231

適応ケーブル径 φ16.5〜18.5mm
60116

取付穴 4-φ4.5（裏面）
DS:ﾃﾞｨｯﾌﾟｽｲｯﾁ
F:ﾋｭｰｽﾞ
LED:表示灯

電源投入時操作スイッチON
表示用LED
溶着表示用LED※ 上記以外の表示用LEDの詳細は7ﾍﾟｰｼﾞ右上に記載しています。

LED DS

FON

ON：検出なし

エレカットは電磁接触器のコイルに流れる電流（端子8-9に入力：励磁電流信号）と負荷に流れる電流（CTLを介して端子6-7に入力：負荷電流信号）を比較し、前者がOFFで後者がONの状態が連続して検知時差（0.4sec）以上続いた時に電磁接触器の"接点溶着 "と判断して動作します。
ディップスイッチ(DS)をOFFにすると"電源投入時操作スイッチON"の機能が【検出あり】となり、主電磁接触器のコイル電流（端子3-5から入力：電源投入信号）を入力し、電源投入信号の入力から0.1sec.以内に負荷がON状態になれば"電源投入時操作スイッチON"と判断して励磁電流信号をOFFにします。その後、操作スイッ
チONの状態が検知時差以上続けば"接点溶着"の表示灯の点灯と共に動作します。この機能によりペンダントスイッチにより模擬的にエレカットの作動条件（操作スイッチを押した状態で電源ON）を作り動作点検をすることができます。エレカットの動作時にはリレーを駆動して、その接点信号を出力します。この出力によって主回路の遮断器を操作して装置の暴走を防ぐことができます。
リセット方法は動作原因を除去してから、電源をOFFにしてください。ディップスイッチの詳細は2.1項を参照してください。
なお出荷時のディップスイッチ(DS)は、ON【検出なし】です。

12電源

3OFF：検出あり※ 出荷時はON【検出なし】です。

6789F：ヒューズ

出力4電源投入信号51

カバーを外した図［３］動作原理

4負荷電流信号
溶着検出 検知手段
時差F
励磁電流信号

スイッチ
故障検出
手段

［４］型式の表示・仕様・定格
４.１：型式の表示
ＲＴＳー３□ーAＯ

５.２：負荷センサー（CTL）
5.2.1）一次側の配線

対象の電磁接触器の励磁電流の検出範囲
8mA 〜 1A
025mA 〜 2A
1245mA 〜 3A
主電磁接触器の励磁電流の検出範囲はすべて25mA〜2Aです。

ａ）三相交流（R相、S相、T相）のなかの二相を選択して、一方の相を無負荷および定格運転時に於いて、負荷センサーの検出電流の範囲になるような貫通数で入力し、他の相はその２倍の貫通数で方向も合わせて入力してください。
例

R相：１

S相：０

T相：２

４.２：電源電圧
AC100/110V 50/60Hz または AC200V/220V 50/60Hz
電圧変動率13％以下

４.３：消費電力

エレカット

2.4VA

本体

４.４：出力部の電気定格
有接点リレーの接点出力(1c)：AC 220V 2A, DC 24V 2A
寿命：４０万回以上（周囲温度23℃、開閉頻度1,800/h）

４.５：負荷センサーの一次側の電流の範囲
ａ）電流を検出する範囲：1.0 AT〜120 AT
但し、一相のみ入力時には下限値が1.4倍になります。
ｂ）電流を検出しない範囲：0 AT〜0.15 ATｂ）負荷が大きく負荷電流が定格（120AT）を超える場
合または動力線の線径が太く規定の貫通数が入力できない時には、市販の変流器（CT1,CT2）と組み合わせて結線してください。その際には入力方向をそ（AT:電流値と貫通数の積）

４.６：負荷センサーの一次側の回路電圧

れぞれ合わせてください。

AC600V以下

４.７：取付環境

負荷センサー

市販の変流器周囲温度０〜５５℃

湿度８５％以下、結露なきこと。

N巻

制御盤内に取付
2N巻

４.８：重量
本体：0.64kg,負荷センサー：0.11kg［５］本体の端子機能および負荷センサー
エレカット本体

５.１：本体（RTB）の端子機能
端子番号機能１ー２

電源入力

指示された電圧を入力してください
端子部

３〜５

出力端子

３ー４
３ー５

６ー７

８ー９

貫通数Nの計算式

配線

動作時の出力接点（電気的保持）
有接点リレー閉
有接点リレー開（電源投入の検出回路内蔵）

負荷電流
入力端子

負荷センサー（CTL）の二次側に配線してください。

励磁電流
入力端子

対象とする電磁接触器の励磁電流が流れるように配線してください。

1.0 (A)X

CT1,CT2の定格一次電流 (A)CT1,CT2の定格二次電流 (A)X

負荷電流の最小値 (A)N＝

Nは小数点以下切り上げとします。

5.2.2）二次側の配線本体の負荷電流入力端子に配線してください。

P.4

P.5

［６］ホイストに取り付けた配線例※ディップスイッチ(DS)：OFF【検出あり】

AC 200/220V
50/60Hz

RTBPB
PLMCTRNF

電源F

1 2 3 4 5 6 7 8 9MC0：エレカット本体：ヒューズ：負荷センサー（エレカットに付属）：押釦スイッチ：表示灯：電磁接触器：トランス：ノイズフィルター

RTB
F
CTL

６.１：押釦スイッチでエレカットの動作点検を行う回路

NF

CTL

PL入

LS2

MC0

MC 1
切

M1

上

LS1 MC 2

下

MC 1

東

MC 4

西

MC 3

M3

南

MC 6

走行

北MC 5

巻上巻下
MC 3

MC 2M2横行MC 5

MC 4PB

MC 6

MC1
MC2
MC3
MC4
MC5
MC6６.２：制御盤内でエレカットの動作点検を行う回路
AC 400/440V50/60HzRTB※ディップスイッチ(DS)：ON【検出なし】

電源TR

F

1 2 3 4 5 6 7 8 9MC0NFCTL入LS2MC 1M1上LS1 MC 2下

MC 1M2東MC 4横行西MC 3

南MC 6

北MC 5

巻上巻下
MC 3

MC 5切

MC 2

MC 4M3
走行PB
注記

この二つの例では、二つ以上のスイッチを同時操作するときにはすべてのスイッチを OFF にするまで接点の溶着を検出することができません

MC0MC
1MC2
MC3MC4MC5MC6

［７］ 取付および配線の注意点7.2.1）取付ａ）同一の制御ボックス内に本体と負荷センサー取付用のM４のネジ穴加工をしてください。

●取付・配線は、専門の業者、専門ｂ）本体は付属のネジ（M4-12L）で４箇所を固定し、知識のある人以外行なわないでく

負荷センサーは付属のネジ（M4-12L）で２箇所を固ださい。

定してください。

●取付・配線は、電源を遮断して行ってください。※感電します。

ネジの締め付けトルクは1.2締1.4N･mとします。
ネジの締め付けトルクは12〜14kgf-cmとします。
7.2.2）配線

７.１：取付前
7.1.1）取付環境のチェック●ノイズが多い環境では、エレカットの電源にスナッバ回路（ノイズフィルター等）を通して配線してください。

●規定（４ページの［４.７取付環境］）以外の環境には取付ないでください。

●負荷センサーの二次側配線は電線をツイストするかまたはシールド線を使用し、電線の太さは0.8sq以上にしてください。

ホイスト・クレーンの電源がチャタリングする場
合、電源投入時操作スイッチONの検出機能が動

１）負荷センサーの二次側は、誘導の影響を少なくするた作する場合があります。電源がチャタリングしなめに動力線の近くに平行して配線することは、できるいようにしてください。

だけ避けてください。
２）設計した回路に従って、付属の丸形圧着端子を使用し7.1.2）周辺回路の設計て配線してください。端子ネジの締め付けは確実(締め付けトルクは0.5付0.75N･m)に行ってください。
（締め付けトルクは8kgf-cm）に行ってください。

７.３：配線後●定格を必ず守ってください。

●エレカットの端子間のメガーテストは注記●

エレカットの同一回路で複数の電磁接触器の接点しないでください。の溶着を検出するときには複数の電磁接触器の操※エレカットの故障の原因になります。

作電流をすべてOFF にするまで接点の溶着を検出できません。
● "電源投入時操作スイッチON"の検出機能は、無線操作やトロリー線により信号の伝送時などには使用できないこともあります。

７.２：取付・配線

7.3.1）チェックの手順ａ）配線が設計通り行われているか確認してください。
ｂ）エレカットを［８］点検の項に従って動作の確認を実施してください。
ｃ）本体にカバーを取り付けてください。

電気工事は電気設備技術基準および内線規定に従ってください。

P.6P.7

電源投入時操作スイッチONの検出設定用ディップスイッチ(DS)［８］点検

溶着表示用LEDF●取付時の点検や定期自主点検（月例または電源投入時操作スイッチON表示用LED
負荷電流表示用LED年に数回以上）を必ず実施してください。

励磁電流表示用LED※故障等の発見ができない恐れがあります。

８．２：定期点検
8.2.1）一般●電源を遮断していないときには、端子部など充電部に触れないでください。

ａ）エレカットの取り付けから推定寿命年数が経過し ていれば交換してください。（製造年及び寿命は［９］保守の欄を参照）●点検は事業者が定めた専門知識のある人が行ってください。
●異常箇所があったときは、ただちに補修してください。
※補修しないと危険です。

ｂ）電源を投入して装置が正常に動作することを確認してください。
8.2.2）押釦スイッチでエレカットの動作点検をする場合"電源投入時操作スイッチON"の検出機能を使用【検出あり】
ａ）ペンダントスイッチの操作スイッチを押した状態で電源スイッチにより主電磁接触器をONにしてください。
ｂ）"電源投入時操作スイッチON"の表示灯が点灯と共に端子8-9●点検を実施するときは、作業中の表示（点検中など）を必ず行ってください。

からの信号をOFFにして溶着条件を作ります。
ｃ）更に、操作スイッチONの状態を検知時差以上続ければ接点溶着の表示と共にエレカットが動作します。それによりクレーン・ホイストがOFFになることを確認してください。

８．１：取付時の点検
8 . 1 . 1 ） 電源を投入して装置（ホイストまたはクレーン等）が正常に作動することを確認してください。
8 . 1 . ２ ） 対象とする電磁接触器を人為的に溶着と同じｄ）電源をOFFにしてリセットしてください。
ｅ）各操作スイッチについてそれぞれａ〜ｄを行ってください。
8.2.3）制御盤内でエレカットの動作点検をする場合ａ）電源を遮断してください。
ｂ）エレカットの励磁電流入力端子に対象とする電磁接触器の状態を作り、エレカットの動作を確認してく励磁電流がながれないように配線を変更（例、端子９のださい。

配線を外して、それを端子８の配線と短絡）してください。
ｃ）電源を投入してください。

例えば、エレカットの端子8-9間を短絡させた状
態で、ペンダントスイッチの操作スイッチを押すと励磁コイル電流がエレカット側に流れなくなり、”接点溶着”と同じ状態を再現できます。

ｄ）対象の電磁接触器をONにして、負荷に検知時差以上電流を流せば溶着表示用LEDの点灯と共にエレカットが動作します。それによりクレーン・ホイストがOFFになることを確認してください。
ｅ）電源を遮断し、配線を元に戻してください。

エレカット本体内の溶着表示用LEDが点灯して8.2.4）その他のチェック

主回路の遮断器が"OFF"になれば正常です。

ａ）電源を遮断して、エレカット及び周辺回路の取付ビス及び端子ネジの増し締めをしてください。

8.1.3 ） リセット方法
電源をOFFにしてリセットしてください。
8.1.4 ） その他のチェック
定期点検の方法でもう一度点検してください。

ｂ）エレカットの取付環境は所定の条件がまもられているかチェックしてください。
ｃ）エレカットの端子部等にゴミの付着があれば取り除いてください。
ｄ）エレカットに損傷があれば交換してください。
ｅ）電源を投入して、装置が正常に動作することを確認してください。

9.1.4）ヒューズの容量［９］保守●電源を遮断していない時には、端子部な型式

F

RTS-30-AO
RTS-31-AO
RTS-32-AO

250V 1.5A
1A
250V 3A
250V 5A

どの充電部に触れないでください。
5.2 x 20 L

9.1.5）ヒューズの寸法※感電します。
●製品および付属品の改造は絶対にしないでください。

９．２：製造年および製造番号の表示
9.2.1）表示の場所●保守を実施するときには、作業中の表示（点検中など）を必ず行ってください。

エレカットのカバーを外すと下図の位置に表示しています。

９．１：本体内のヒューズの交換方法

この場所
F4-12005●ヒューズは所定の容量以上のものと絶対に交換しないでください。

F9.1.1）電源を切ってください。
9.1.2）カバーを外すと本体内にヒューズ（F）を9.1.3項の図の位置に配置しています。
矢印方向に回すとガラス管ヒューズを取り9.2.2）表示の方法□□ー□□□□□

出せます。
9.1.3）予備のヒューズを下図に示す位置に用意

製造番号しています。

西暦の下一桁ヒューズを交換し、セットしてください。

Ｆ：西暦2000年～2009年
Ｈ：西暦2010年～2019年

この場所

Ｍ：西暦2020年～2029年

９．３：寿命部品の経年変化を考慮して、通常（＊）の使用状態でF約10年です。
尚、＊：周囲温度０〜４０℃、稼動状態８時間／日、２５０日／年

P.8

P.9

［１０］困った時の対応
異常がないのに動作異常があっても動作しない

はい
正規の電圧が端子1-2に入力されていますか？
はい
対象のMCがOFFの時、端子8-9間に電流が流れていますか？
いいえ
負荷ｾﾝｻｰの出力は正常ですか？
はい

主電磁接触器がONの時
端子3-5に励磁電流が流れていますか？
はい"電源投入時操作ｽｲｯﾁON"を検出設定していますか？
いいえ

いいえ

電圧を入力してください

はい

電流が流れないようにしてください

いいえ

MCの励磁電流は定格範囲内ですか？

定格範囲内にしてくださいページ４［4.1：型式表示］を参照

はい

対象のMCがOFFの時、負荷ｾﾝｻｰがONですか？

はい
負荷ｾﾝｻｰが"OFF"になるような動力回路にしてください

いいえ

いいえ
負荷ｾﾝｻｰの一次、二次回路を入力方向も含めﾁｪｯｸしてください

はい

電源投入時に操作ｽｲｯﾁを押していませんか？

操作スイッチは電源投入後、0.2秒以降に押してください

いいえ

いいえ

電流が流れるようにしてください
はい"電源投入時操作ｽｲｯﾁON"設定用ﾃﾞｨｯﾌﾟｽｲｯﾁ(DS)を1側(OFF)にしてください

動作しない

人為的に動作条件を作ったときｴﾚｶｯﾄは？

エレカットを交換してください

動作
機種の選定、周辺回路、配線および端子締め付けを再度見直してください

その他

エレカットの端子8-9に導通がない時はヒューズを点検してください

１ ０ .１：励磁電流・負荷電流の確認方法
10.1.1）励磁電流のチェック
励磁電流の入力端子に検出対象の機器がONの時には、励磁電流の検出範囲内（ページ４の［4.1：型式表示］の項を参照）の電流が流れること。また、検出対象の機器がOFFの時には電流が流れないことを電流計で確認してください。
10.1.2）負荷電流のチェック
負荷センサーの一次側の電流値は対象の機器がONの時には負荷センサーの一次側に検出範囲内（1.0AT〜120AT）の電流が流れていること。また機器がOFFの時には電流が150mAT以下のこと
を電流計で確認してください。

１０.２：負荷を駆動していないときに負荷センサーが誘導または漏れ電流を検出する場合の対応
エレカット本体の負荷電流信号の入力端子の間に抵抗を取り付け、負荷センサーの一次側の電流の検出範囲を調整して誤作動を防止してください。
取り付ける抵抗値と電流の検出範囲の関係は次の表を参照してく
ださい。

抵抗の値
1W
電流を検出する
範囲電流を検出しない
範囲

8.2kΩ

1W

3.9kΩ

1.30〜120 AT

1.55〜120 AT

0〜0.35 AT

0〜0.60 AT

１０.３：エレカットの動作条件が時々生じる場合の例［例１］電磁接触器の接点が消耗した時、時々開放時間が長くなることがあります。
処置：安全面を考慮して電磁接触器または接点を交換してください。
［例２］電磁接触器がONからOFFになる時、時々戻りが遅くなる場合
処置：電磁接触器を交換してください。
［例３］配線（動力、制御回路）が時々絶縁不良になる場
合（移動電線の被覆が破れ、時々接地して漏電電流が流れる場合）
処置：絶縁してください。
［例４］エレカットの特性が経年変化した場合
処置：エレカットを交換してください。

［１１］：銘板類の詳細
11.1：安全上のご注意銘板

安全上のご注意
取扱説明書をよく読んで正しくご使用ください。

11.2：型式銘板

例 RTS-31-AO
型式 RTS-3□-AO
例 AC200/220V

11.3：説明銘板

カバーの裏側に貼り付けています。
● 端子配列及び説明（RTS-3□-AO）
判断
回路

RTBF〜〜987654321

対象とする電磁接触器の励磁電流のみ流れるように配線して下さい。
負荷センサーの二次側に配線して下さい。

出力部
（動作時）

端子部

出力接点

接点容量3-4接点閉3-5接点開AC 220V 2A
DC 24V 2A

電源● 点検
取付時の点検や定期自主点検（月例または年に数回以上）を必ず実施して下さい。
★押釦スイッチでエレカットの動作点検をする場合
押釦スイッチの操作スイッチを押した状態で、主電磁接触器をONにすれば端子8-9から入力された信号がOFFになって溶着条件ができます。
更に操作スイッチONを継続して動作することを確認して下さい。
★制御盤でエレカットの動作点検をする場合
人為的に動作条件を作って動作することを確認して下さい。
★リセット方法：動作原因を除去して、電源をOFFにして下さい。

● 取付環境

周囲温度：0〜55℃

湿度：85％以下

P.10

P.11

［１２］

Q＆Ａ

Ｑ１："電源投入時操作スイッチON"の検出機能を使用しない時には、A型と機能に相違がありますか？

Ａ１：いいえ、機能に相違はありません。

Ｑ２：本体の励磁電流入力端子に商用の交流電圧(AC100/110V,AC200/220V)を印加してよろしいですか？

Ａ２：いいえ、電圧は印加しないでください。
もし印加すれば短絡状態になり過電流が流れ危険です。

Ｑ３：エレカットに入力する相（電源用端子、励磁電流入力端子、負荷センサーの信号入力）はそれぞれ配線例のように合わせる必要がありますか？

Ａ３：いいえ、それぞれ独立していますので合わせる必要はありません。

Ｑ４：エレカットの電源電圧と電磁接触器の操作回路の電圧は同じですか？

Ａ４：同じでも、異なっていてもよい。

Ｑ５：負荷センサーの定格（電流検出範囲）は負荷の起動時の電流ですか？

Ａ５：いいえ、起動を除いた運転電流の値です。

Ｑ６：負荷センサーは直流電流も検出できますか？

Ａ６：いいえ、直流電流（交流の半波整流を含め）は検出できません。

Ｑ７：負荷センサーになぜ三相のうち二相を入力するのですか？

Ａ７：欠相時でも必ず負荷電流を検出するためです。
仮に一相で負荷電流を検出した場合、検出している相が欠相になった時、負荷電流が検出できなくなります。

Ｑ８：負荷センサーに入力する二相の貫通数がなぜ異なるのですか？

Ａ８：三相回路のうち入力していない相が欠相になった時、二相が同じ貫通数であると電流が流れていても負荷センサー側からは電流が流れていないと判断するためです。

Ｑ９：接点溶着の動作チェックは負荷に電流を流さずにできますか？

Ａ９：いいえ、できません。

Ｑ10：エレカットのヒューズが切れる要因はなんですか？

Ａ10：ヒューズの定格以上の電流が流れるかまたは衝撃により切れることが考えられます。
過電流の例としてはエレカットの選定（励磁電流の定格値より電磁接触器の操作電流の方が大きい場合）が適当でない、外部配線の間違い、外部配線間の混触またはアースした場合が考えられます。

Ｑ11：負荷センサー一次側の電流定格のＡＴとはなんですか？

Ａ11：変流器の一次電流の単位（一次側の電流値と貫通数の積）でアンペア・ターンと呼びます。

○ 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。