RTS-00021

押釦スイッチで動作点検可能な新晃の溶着・混触検出器［エレカット］

押釦電流センサー

本体

負荷センサー
点検機能表示方式・フラットタイプ
型式：RTS-3□-SKO●●

ご使用になるお客様に必ずお渡しください。
ご使用になるお客様は必ずお読みください。

〒546-0035 大阪市東住吉区山坂1-5-16 TEL(06)6629-1123（代表） FAX(06)6623-1133 2023-08 REV-08

安全上のご注意
２.取付・配線について取り付け・配線・点検・保守の前に、必ずこの取扱説明書を熟読し、正しくご使用ください。
機器の知識、安全の情報、そして注意事項のすべてについて習熟してからご使用ください。
この取扱説明書では、注意事項を「危険」、「注意」の２つに区分しています。

●取付・配線は、専門の業者、専門知識のある人以外行なわないでください。
●電源を遮断して行ってください。

取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こり得て、死亡または重傷を受ける可能性が想定される場合。

●規定以外の環境には取付ないでください。
●エレカットの端子間のメガーテストはしないでください。

取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こり得て、中程度の損害や軽傷を受ける可能性が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される場合。
なお、に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも重要な内容を記載しているので、必ず守ってください。

記号は、危険・注意を促す内容があることを告
記号は、危険・注意を促す内容があることげるものです。図の中に具体的な注意内容が記載さを告げるものです。図の中に具体的な注意内容が記れています。
載されています。
記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容が記載されています。
記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中や近傍に具体的な指示内容が記載されます。

●定格を必ず守ってください。
●ノイズが多い環境では、エレカットの電源にスナッバ回路を通して配線してください。
●負荷センサーの二次側は電線をツイストするかまたはシールド線で配線してください。

３.点検・保守について●電源を遮断していない時には、端子部などの充電部に触れないでください。
●製品および付属品の改造は絶対にしないでください。
●点検は事業者が定めた専門知識のある人が行ってください。
●異常箇所があったときは、ただちに補修してください。

１.取り扱い全般について●取扱説明書および銘板の内容を熟知しない人は取り扱わないでください。
●取り付け時の点検や定期自主点検を必ず実施してください。

P.1●ヒューズは所定の容量以上のものと絶対に交換しないでください。
●保守・点検を実施するときは、作業中の表示（点検中など）を必ず行ってください。

目次

はじめにこのたびはエレカットをご購入いただきまして、誠にありがとうございました。
エレカットは主に電磁接触器の接点の溶着を検出する機器で、弊社の商品名です。
本製品は一般工業向けの汎用品として国内での使用を前提に設計・製造をしています。
原子力、航空、鉄道及び医療機器等の人命や財産に甚大な影響が予測される場所や外国では使用しないでください。
この取扱説明書は専門の業者、専門の知識のある人がエレカットをクレーン・ホイストに取付・管理される場合を想定して記述しています。
本書を最後までよく読んで理解してからエレカットの周辺回路の設計を行ない、それに基づいて取付・配線を行なってください。

安 全 上 の ご 注 意 ............................................

P.1

は じ め に .......................................................

P.2

目 次 ..............................................................

P.2［１］お手元のエレカットの確認 ...................

P.3

1.1：製品の確認
1.2：仕様の確認［２］各部の名称・寸法 .................................

P.3

2.1：エレカット本体（RTB）
2.2：負荷センサー（CTL-W）
2.3：押釦電流センサー［３］動作原理 ..............................................

P.3［４］型式の表示・仕様・定格 .......................

P.4

4.1：型式の表示
4.2：電源電圧
4.3：消費電力
4.4：出力部の電気定格
4.5：負荷センサーの一次側の電流の範囲
4.6：負荷センサーの一次側の回路電圧
4.7：取付環境

本書はエレカットの近くに保管していただき、不明な点が生じたときに活用してください。

4.8：重量［５］本体・負荷センサー・押釦電流センサー .....

P.4

5.1：本体（RTB）の端子機能
5.2：負荷センサー（CTL-W）
5.3：押釦電流センサー［６］ホイストに取り付けた配線例 ................

P.5

6.1：押釦スイッチでエレカットの動作点検を行う回路
6.2：制御盤内でエレカットの動作点検を行う回路［７］取付および配線の注意点 .......................

P.6

7.1：取付前
7.2：取付・配線
7.3：配線後［８］点検 .....................................................

P.7

8.1：取付時の点検
8.2：定期点検［９］保守 ....................................................

P.8

9.1：本体内のヒューズの交換方法
9.2：故障部品の交換
9.3：製造年および製造番号の表示
9.4：寿命9.5：保証規定［１０］困ったときの対応 .............................

P.9

10.1：励磁電流・負荷電流の確認方法
10.2：負荷を駆動していないときに負荷センサーが誘導または漏れ電流を検出する場合の対応
10.3：エレカットの動作条件が時々生ずる場合の例［１１］銘板類の詳細 ....................................

P.10

11.1：安全上のご注意銘板
11.2：型式銘板
11.3：電源電圧銘板
11.4：説明銘板
11.5：操作銘板［１２］Ｑ＆Ａ ..............................................

P.11

P.2P.3［１］お手元のエレカットの確認
１.１：製品の確認
次の品が揃っていることをご確認ください。
1.1.1）本体..................................................... 1個
付属品［圧着端子13個、取付ネジ（M4-25L）4本と本体内に予備ヒューズを一式］
1.1.2）負荷センサー（CTL-W）.......................... 1個
付属品［圧着端子2個、取付ネジ（M4-12L）2本］
1.1.3）押釦電流センサー............................... 1個
SBIU-HK□またはCTS□ａ）SBIU-HK□:圧着端子6個､取付ﾈｼﾞ(4-10L) 3本ｂ）CTS□:圧着端子4個､取付ﾈｼﾞ(4-20L) 2本
1.1.4）取扱説明書............................................ 1部
１.２：仕様の確認
この機種は電源投入時の操作スイッチONの検出と電磁接触器の接点溶着・ケーブルの混触を検出します。取付時の注意点は操作ケーブルの長さを30m以内、押釦電流センサーの二次側の配線は誘導やノイズついて十分に配慮をお願いします。その他の仕様をもう一度ご確認ください。

番号1234567891011121314151617

名称
本体（ボックス）カバー
操作ｽｲｯﾁON設定用波形ｽｲｯﾁ
電源投入時操作ｽｲｯﾁON表示LED
溶着・混触ﾁｪｯｸ用波形ｽｲｯﾁ
溶着・混触表示LED
ﾘｾｯﾄ釦
型式銘板
電源電圧銘板
説明銘板
操作銘板
安全上のご注意銘板
端子ｶﾊﾞｰ
端子番号
端子台
ｶﾊﾞｰ､本体取付ﾈｼﾞ
本体専用取付ﾈｼﾞ

備考

詳細はﾍﾟｰｼﾞ10参照
同上
同上
同上
同上

M4-25L
M4-25L

2.2：負荷センサー（CTL-W）［２］各部の名称・寸法２.１：エレカット本体（RTB）
2.1.1）各部の名称

2.３：押釦電流センサー

12

ペンダントスイッチ（押釦スイッチ）内に取り付け（SBIU-HK□、CTS□のいずれかを選択）

2.1.1）各部の名称

2.3.1）SBIU-HK□（保持型ユニットに電流センサー内蔵）

2.3.2）CTS□（単独タイプ）

検知時差の設定
ON：0.4sec
表示用LED OFF：1sec

DS：ディップスイッチ
F1,F2,F3：ヒューズ
負荷電流DSF3F2F1押釦電流
信号表示
用LEDONON1OFF

DSの詳細図カバーを外した図2.1.2）寸法ａ）外形寸法（RTB）
125（W）x180（H）x46（D）
ｂ）取付穴 4ー4.4（取付ピッチ113x168）［３］動作原理
エレカットはペンダントスイッチ内に取付けた押釦電流センサーの一次側に流れる対象の電磁接触器の励磁電流（二次側を端子8-9に入力：押釦信号）と負荷に流れる電流（CTL-Wを介して端子6-7に入力：負荷電流信号）を比較し、前者がOFFで後者がONの状態が連続して検知時差［本体内のディップスイッチ(DS)がONの時：0.4sec, OFFの時：1sec］以上続いた時に"接点の溶着・ケーブルの混触"と判断して動作します。主電磁接触器のコイル電流（端子10-11から入力：電源投入信号）を入力すると"電源投入時操作スイッチON"の機能が【検出あり】となり、電源投入信号の入力から0.1sec.以内に負荷がON状態になれば"電源投入時操作スイッチON"と判断して押釦信号をOFFにして検出条件を作ります。
その後、操作スイッチONの状態が検知時差以上続けば"溶着・混触"の表示灯の点灯と共に動作します。
この機能によりペンダントスイッチにより模擬的にエレカットの作動条件（操作スイッチを押した状態で電源ON）を作り動作点検をすることができます。エレカットの動作時にはリレーを駆動して、その接点信号を出力します。この出力によって主回路の遮断器を操作して装置の暴走を防ぐことができます。リセット方法は動作原因を除去してから、電源をOFFにするか、リセット釦を押せばできます。ディップスイッチ(DS)の詳
細は2.1項を参照してください。

12F：ヒューズ

電源

3

F1
1213出力

4

端子番号

機能

８ー９

押釦信号
入力端子

ﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄｽｲｯﾁに取付けた押釦電流ｾﾝｻｰの二次側に配線すると共に、端子9は電磁接触器のｺﾓﾝ線に接続してください。

10-11

電源投入
信号入力

主電磁接触器の励磁電流が端子10-11間に流れるように配線してください。

12-13

ヒューズ
端子

ペンダントスイッチの電源コモン線は、この端子間に挿入されたヒューズを通してから配線してください。

F356789

負荷電流信号

溶着・混触 検知
時差検出手段F2押釦信号

1011スイッチ
故障検出手段配線※ 端子10-11の配線をしなければ、"電源投入時操作スイッチON"の機能は【検出なし】となります。

電源投入信号［４］型式の表示・仕様・定格

５.２：負荷センサー（CTL-W）
5.2.1）一次側の配線ａ）三相交流（R相、S相、T相）のなかの二相を選択して、４.１：型式の表示
ＲＴＳー３□ーＳKＯ

無負荷および定格運転時に於いて、負荷センサーの検出電流の範囲になるような貫通数で方向も合わせてそ押釦電流センサーの一次側の電流（対象の電磁接触器の励磁電流）の検出範囲〜
01A8mA
〜
125mA
2A〜
245mA
3A

れぞれ入力してください。
例

R相：１

S相：０

T相：１

主電磁接触器の励磁電流の検出範囲はすべて25mA〜2Aです。

４.２：電源電圧
AC100/110V 50/60Hz または AC200V/220V 50/60Hz
電圧変動率

13％以下

４.３：消費電力
エレカット本体

2.4VA

４.４：出力部の電気定格ｂ）負荷が大きく負荷電流が定格(160AT)を超える場合また有接点リレーの接点出力(1c)：AC 220V 2A, DC 24V 2A

は動力線の線径が太く規定の貫通数が入力できない時

寿命：４０万回以上（周囲温度23℃、開閉頻度1,800/h）には、市販の変流器（CT1,CT2）と組み合わせて結線

４.５：負荷センサーの一次側の電流の範囲してください。その際には、市販の変流器および負荷ａ）電流を検出する範囲：1.0 AT〜160 AT

センサー（CTL-W）の入力方向をそれぞれ合わせてく

但し、一相のみ入力時には下限値が1.4倍になります。

ださい。

ｂ）電流を検出しない範囲：0 AT〜0.2 AT

負荷センサー（AT:電流値と貫通数の積）

４.６：負荷センサーの一次側の回路電圧
AC600V以下

４.７：取付環境
周囲温度

０〜５５℃

湿度８５％以下、結露なきこと。

制御盤内に取付

４.８：重量

本体：760g , 負荷センサー：230g
押釦電流センサー：SBIU-HK□(70g) , CTS□(50g)［５］本体・負荷ｾﾝｻｰ・押釦電流ｾﾝｻｰ
５.１：本体（RTB）の端子機能
端子番号

機能

１ー２

電源入力

配線

６ー７

出力端子

負荷電流
入力端子

貫通数Nの計算式
1.0 (A)X

CT1,CT2の定格一次電流 (A)CT1,CT2の定格二次電流 (A)X

負荷電流の最小値 (A)N＝

Nは小数点以下切り上げとします。

指示された電圧を入力してください
端子部

３〜５

エレカット本体動作時の出力接点（電気的保持）３ー４

有接点リレー閉

３ー５

有接点リレー開負荷センサー（CTL-W）の二次側に配線してください。

5.2.2）二次側の配線
本体の負荷電流入力端子6-7に配線してください。

５.３：押釦電流センサー
押釦電流センサーの一次側の電流は対象の電磁接触器の励磁電流が流れるように配線してください。
二次側は本体の押釦信号の入力端子8-9に配線すると共に端子9は電磁接触器のコモン線に接続してください。

P.4

P.5

［６］ホイストに取り付けた配線例
６ . １ ： 押 釦 ス イ ッ チ で エ レ カ ッ ト の 動 作 点 検 を 行 う 回 路 ※ 端子10-11配線あり
RTB

AC 200/220V
50/60Hz

電源

CTS

F1F3 F2RTB
F
CTL-W

PB
MCNF

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
NF
MC0CTL-W
CTSLS2MC 1
上LS1 MC 2下

MC 1M2東MC 4

横行西MC 3南MC 6

北MC 5

巻上巻下

MC 5

MC0切M1

MC 3入MC 2MC 4M3
走行PBMC 6MC1MC2MC3MC4MC5MC6６ . ２ ： 制 御 盤 内 で エ レ カ ッ ト の 動 作 点 検 を 行 う 回 路 ※ 端子10-11配線なし
RTB

AC 200/220V50/60Hz

電源F1F3 F2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
NF

MC0CTL-WCTSLS2

MC 1
上LS1 MC 2下

MC 1M2

東MC 4

横行西MC 3

南MC 6

北MC 5

巻上巻下

MC 5

MC 2

MC 4M3走行MC 6
注記

MC0切M1MC 3入PB

この二つの例では、二つ以上のスイッチを同時操作するときにはすべてのスイッチを OFF にするまで接点の溶着・混触を検出することができません。

MC1MC2MC3MC
4MC5MC
6：エレカット本体：ヒューズ：負荷センサー（エレカットに付属）：押釦電流センサー（エレカットに付属）：ペンダントスイッチ：電磁接触器：ノイズフィルター

ｂ）配線［７］取付および配線の注意点●ノイズが多い環境では、エレカットの●取付・配線は、専門の業者、専門知識のある人以外は行なわないでください。
●取付・配線は、電源を遮断して行ってください。※感電します。

７.１：取付前
7.1.1）取付環境のチェック

電源にスナッバ回路（ノイズフィルター等）を通して配線してください。
●負荷センサーの二次側配線は電線をツイストするかまたはシールド線を使用し、電線の太さは0.8sq以上にしてください。
１）負荷センサーの二次側は、誘導の影響を少なくするために動力線の近くに平行して配線することは、できるだけ避けてください。
２）設計した回路に従って、付属の丸形圧着端子を使●規定（４ページの［４.７取付環境］）以外の環境には取付ないでください。

用して配線してください。端子ネジの締め付けは確実（締め付けトルクは0.5.0.75N･m）に行ってください。
確実（締め付けトルクは8kgf-cm）に行ってください。
ｃ）押釦電流センサーの配線

ホイスト・クレーンの電源がチャタリングする場
合、電源投入時操作スイッチONの検出機能が動作する場合があります。電源がチャタリングしないようにしてください。
7.1.2）周辺回路の設計●押釦電流センサーの二次側の配線は電線の太さが0.8sq以上のケーブルで配線し、長さを30m以内にしてください。
端子9は電磁接触器のコモン線に接続してください。

●定格を必ず守ってください。

※エレカットの誤作動や正規の検出ができない原因になります。

注記
エレカットの同一回路で複数の電磁接触器を操作する時には、すべての電磁接触器をOFFにするまで、接点の溶着・ケーブルの混触を検出することができません。

７.２：取付・配線
電気工事は電気設備技術基準および内線規定に従ってください。

設計した回路に従って、付属の丸形圧着端子を使用して配線してください。端子ネジの締め付けは確実に行ってください。
★ 締め付けトルクはSBIU-HK□の場合には8kgf-cm,1.2N･m、CTS□の場合には12〜14kgf-cm。
0.8N･mとします。

７.３：配線後

7.2.1）取付ａ）同一の制御ボックス内に本体と負荷センサー取付用のM４のネジ穴加工をしてください。
ｂ）本体は付属のネジ（M4-25L）で４箇所を固定し、負荷センサーは付属のネジ（M4-12L）で●エレカットの端子間のメガーテストはしないでください。
※エレカットの故障の原因になります。

２箇所を固定してください。

ネジの締め付けトルクは1.2締1.4N･mとしま
ネジの締め付けトルクは12〜14kgf-cmとします。
す。
7.2.2）配線ａ）本体の端子台からカバーを指で長手方向に湾曲して外してください。

7.3.1）チェックの手順ａ）配線が設計通り行なわれているか確認してくだ
さい。
ｂ）エレカットを［８］点検の項に従って動作の確認を実施してください。
ｃ）本体の端子台にカバーを取付けてください。

P.6

P.7

［８］点検

８．２：定期点検
8.2.1）一般ａ）エレカットの取り付けから推定寿命年数が経過し ていれば交換してください。
（製造年及び寿命は［９］保守の欄を参照）●取付時の点検や定期自主点検（月例または年に数回以上）を必ず実施してください。
※故障等の発見ができない恐れがあります。

ｂ）電源を投入して装置が正常に動作することを確認してください。
8.2.2）押釦スイッチでエレカットの動作点検を行う場合”電源投入時操作スイッチONの機能”を使用(端子10-11の配線要)ａ）ペンダントスイッチの操作スイッチを押した状態で電源スイッチにより主電磁接触器をONにしてください。

●電源を遮断していないときには、端子部など充電部に触れないでください。

ｂ）"電源投入時操作スイッチON"の表示灯の点灯と共に端子8-9から入力された押釦信号をOFFにして検出条件を作ります。
ｃ）更に、操作スイッチONの状態を検知時差以上続けると●点検は事業者が定めた専門知識のある人が行ってください。
●異常箇所があったときは、ただちに補修してください。
※補修しないと危険です。

溶着・混触 の表示と共に動作します。それによりクレーン・ホイストがOFFになることを確認してください。
ｄ）電源をOFFにしてリセットしてください。
ｅ）各操作スイッチについてそれぞれａ〜ｄを行ってください。
8.2.3）エレカット本体の操作で動作点検を行う場合
ａ）上段の波形スイッチを"テスト"側に倒して主電磁接触器をONにしてください。
ｂ）"電源投入時操作スイッチON"の表示灯が点灯と共に端子8-9●点検を実施するときは、作業中の表示（点検中など）を必ず行ってください。

から入力された押釦信号をOFFにします。
ｃ）対象の電磁接触器をONにして、負荷に検知時差以上電流を流せば"溶着・混触"の表示灯の点灯と共に動作します。

８．１：取付時の点検
8.1.1）接点の溶着のチェックａ）電源を投入して装置（ホイストまたはクレーン等）が正常に作動することを確認してください。
ｂ）対象とする電磁接触器を人為的に溶着と同じ状態を作り、エレカットの動作を確認してください。

それによりクレーン・ホイストがOFFになることを確認してください。
ｄ）上段の波形スイッチを"ノーマル"側に戻してください。
ｅ）電源をOFFにするかまたはリセット釦を押してリセットしてください。
ｆ）尚、溶着・混触のみの点検は下段の波形スイッチを"テスト"側に倒して、ｃを実行してください。

例えば、エレカットの端子8-9間を短絡させた状態で、ペンダントスイッチの操作スイッチを押すと励磁コイ
ル電流がエレカット側に流れなくなり、”接点溶着”と同じ状態を再現できますｃ）リセット方法
電源をOFFまたはリセット釦を押して、リセット

電源投入時操作スイッチON
表示LED

上段の波形スイッチ

リセット釦

下段の波形スイッチ

溶着・混触
表示LED

してください。
8.1.2）その他のチェック
定期点検の方法でもう一度点検をしてください。

8.2.4）その他のチェックａ）電源を遮断して、エレカット及び周辺回路の取付ビス及び端子ネジの増し締めをしてください。
ｂ）エレカットの取付環境は所定の条件がまもられているかチェックしてください。
ｃ）エレカットの端子部等にゴミの付着があれば取り除いてください。
ｄ）エレカットに損傷があれば交換してください。
ｅ）電源を投入して、装置が正常に動作することを確認してください。

9.1.3）ヒューズの配置［９］保守a）ヒューズ（F1,F2,F3)はカバーを外すと下図のように配置され、矢印方向に回すとガラス管ヒューズを取り 出せます。
b）予備のヒューズを下図に示す箇所に用意しています。

●電源を遮断していない時には、端子部なヒューズを交換し、セットしてください。

どの充電部に触れないでください。
※感電します。

予備ヒューズ（F1, F2, F3）

F1●製品および付属品の改造は絶対にしない

F2でください。

F3

9.1.4）ヒューズの容量（AC250V)●保守を実施するときには、作業中の表示

型式

F1F2F3（点検中など）を必ず行ってください。

RTS-30-SKO
RTS-31-SKO
RTS-32-SKO

3A5A5A
5A
5A
5A

0.5A
0.5A
0.5A

3A
3A
3A

９．１：本体内のヒューズの交換方法

9.1.5）ヒューズの寸法

5.2 x 20 L

９．２：故障部品の交換●ヒューズは所定の容量以上のものと絶対に交換しないでください。

9.2.1）電源を切ってください。
9.2.2）故障部品（エレカット本体、負荷センサー、押釦
電流センサーおよび操作用ケーブル）を交換して9.1.1）電源を切ってください。

ください。尚、操作ケーブルが混触した場合には

9.1.2）エレカット本体のカバーを外す。

押釦電流センサーや本体のヒューズも合わせ点検a）カバー、本体取付ネジ（M4-25L）２本を外してください。

してください。

９．３：製造年および製造番号の表示
9.3.1）表示の場所
エレカットのカバーを外すと下図の位置に表示しています。

F3-10005

この場所

カバー、本体取付ネジ9.3.2）表示の方法b）指でツメ上部を押さえると本体から□□ー□□□□□ツメ が外れてカバーが手前に抜けます。

製造番号
西暦の下一桁Ｆ：西暦2000年～2009年
Ｈ：西暦2010年～2019年
９．４：寿命Ｍ：西暦2020年～2029年

部品の経年変化を考慮して、通常（＊）の使用状態で約10年です。
尚、＊：周囲温度０〜４０℃、稼動状態８時間／日、２５０日／年

９．５：保証規定
取扱説明書に基づいてご使用されて発生した故障に保証規定は添付の保証書を参照してください。
対し納入後、５年間無償で部品又は全体の交換をい添付の郵便はがきによりユーザー登録をお願いします。
たします。詳しくは添付の「保証に関して」をご覧下さい。

P.8

P.9

［１０］困った時の対応
異常がないのに動作異常があっても動作しない

正規の電圧が端子1-2に入力されていますか？
はい
対象のMCがOFFの時、押釦電流センサーの一次側に電流が流れています
か？
いいえ
負荷ｾﾝｻｰの出力は正常ですか？
はい
主電磁接触器がONの時端子10-11に励磁電流が流れていますか？
はい
電源投入時操作ｽｲｯﾁONを検出設定しています
か？
いいえ

いいえ

電圧を入力してください

はい

電流が流れないようにしてください
いいえ
負荷ｾﾝｻｰの一次、二次回路を入力方向も含めﾁｪｯｸしてください
いいえ

電流が流れるようにしてください
はい端子10-11間の配線を確認してください（詳細はP.4を参照）

その他

溶着・混触ﾁｪｯｸ用ｽｲｯﾁ
は"ﾉｰﾏﾙ"側ですか？

ノーマル側にしてください

はい操作ｽｲｯﾁON設定用波形ｽｲｯﾁは"ﾉｰﾏﾙ"側ですか？

ノーマル側にしてください押釦電流センサーの一次側は定格範囲内ですか？
はい

対象のMCがOFFの時、負荷ｾﾝｻｰｶﾞONですか？

１０.２：負荷を駆動していないときに負荷センサーが誘導または漏れ電流を検出する場合の対応
エレカット本体の負荷電流信号の入力端子の間に抵抗を取り付け、負荷センサーの一次側の電流の検出範囲を調整して誤作動を防止してください。
取り付ける抵抗値と電流の検出範囲の関係は次の表を参照してく
ださい。

いいえ
定格範囲内にしてくださいページ４［4.1：型式表示］を参照
はい
負荷ｾﾝｻｰが"OFF"になるような動力回路にしてください

いいえ

電源投入時に操作ｽｲｯﾁを押していませんか？

はい操作スイッチは電源投入後、0.2秒以降に押してください

いいえ

動作しない

人為的に動作条件を作ったときｴﾚｶｯﾄは？

エレカットを交換してください

機種の選定、周辺回路、配線および端子締め付けを再度見直してください

１ ０ .１：励磁電流・負荷電流の確認方法
10.1.1）励磁電流のチェック
押釦電流センサーの一次側には、対象の電磁接触器がONの時、検出範囲内（ページ４の［4.1：型式表示］の項を参照）の電流が流れること。また、対象の電磁接触器がOFFの時には電流が流れないことを電流計で確認してください。
10.1.2）負荷電流のチェック
負荷センサーの一次側の電流値は対象の機器がONの時には負荷センサーの一次側に検出範囲内（1.0AT〜160AT）の電流が流れていること。また機器がOFFの時には電流が200mAT以下のことを電流計で確認してください。

いいえ

はい動作
端子3-5、10-11に導通がない時はヒューズF3、F1を点検してください。端子8-9部の点検は、外部配線を外して導通がないときはヒューズ（F2）を点検し、外部配線が導通のないときには押釦電流センサーやケーブルを点検してください。

いいえ

抵抗の値
1W
電流を検出する範囲（AT）
電流を検出しない
範囲（AT）

8.2kΩ

1W

3.9kΩ

1.4〜160 AT

2.0〜160 AT

0〜0.5 AT

0〜0.8 AT

１０.３：エレカットの動作条件が時々生じる場合の例［例１］電磁接触器の接点が消耗した時、時々開放時間が長くなることがあります。
処置：安全面を考慮して電磁接触器または接点を交換してください。
［例２］電磁接触器がONからOFFになる時、時々戻りが遅くなる場合
処置：電磁接触器を交換してください。
［例３］配線（動力、制御回路）が時々絶縁不良になる場
合（移動電線の被覆が破れ、時々接地して漏電電流が流れる場合）
処置：絶縁してください。
［例４］エレカットの特性が経年変化した場合処置：エレカットを交換してください。

［１１］：銘板類の詳細
11.1：安全上のご注意銘板

安全上のご注意
取扱説明書をよく読んで正しくご使用ください。

11.2：型式銘板

新晃の溶着・混触検出器
例 型式 RTS-31-SKO
型式 RTS-3□-SKO

11.3：電源電圧銘板

A C

例 AC 220V

1 1 0 V

11.4：説明銘板● 端子配列及び説明
F1判
断回
路

F2F3RTB〜〜

13121110987654321(RTS-3□-SKO)
ペンダントスイッチの電源コモン線は、この端子間に挿入されたヒューズを通してから配線してください。
主電磁接触器の励磁電流が流れるように配線してください。
ペンダントスイッチ内に取付けた押釦電流センサーの二次側に配線すると共に、端子9は電磁接触器のコモン側に配線してください。
負荷センサーの二次側に配線してください。
出力部（動作時）
電源端子部

出力接点

接点容量3-4接点閉

3-5接点開AC 220V 2A
DC 24V 2A● 点検
取付時の点検や定期自主点検（月例または年に数回以上）を必ず実施してください。
ａ） 押釦スイッチでエレカットの動作点検を行う時
操作スイッチを押した状態で、主電磁接触器をONにすれば 電源投入時操作スイッチONの表示灯が点灯すると共に押釦信号がOFFになって検出条件ができます。 更に操作スイッチ
ONの状態を継続して 溶着・混触 の表示灯の点灯と共に動作することを確認してください。
ｂ） エレカット本体の操作で動作点検を行う時
ａの操作スイッチを押した状態は上段の波形スイッチを テスト 側に倒せばできます。
それ以外はａの方法に従う。または下段の波形スイッチを テスト 側に倒して負荷に電流を流して、 溶着・混触 の表示灯の点灯と共に動作することを確認してください。
ｃ） リセット方法：動作原因を除去して、電源をOFFまたはリセット釦を押してください。

● 取付環境

周囲温度：0〜55℃ 湿度：85％以下

11.5：操作銘板
電源投入時
操作ｽｲｯﾁON

テス
トノ溶着・混触 テス
トノリセット

マル

マル

P.10

P.11

［１２］

Q＆Ａ

Ｑ１："電源投入時操作スイッチON"の検出機能を使用しない時には、ＳK型と機能に相違がありますか？

Ａ１：はい、機能に相違があります。
詳細は取扱説明書を参照してください。

Ｑ２：本体の電源投入信号の入力端子、ヒューズ端

Ａ２：いいえ、電圧は印加しないでください。

子に商用の交流電(AC100/110V,AC200/220V)

もし印加すれば短絡状態になり過電流が流れを印加してよろしいですか？

危険です。

Ｑ３：エレカットに入力する相（電源用端子、電源投入信号の入力端子、負荷センサーの信号入Ａ３：いいえ、それぞれ独立していますので合わる必要はありません。

力）はそれぞれ配線例のように合わせる必要がありますか？
Ｑ４：エレカットの電源電圧と電磁接触器の操作

Ａ４：同じでも、異なっていてもよい。

回路の電圧は同じですか？

Ｑ５：負荷センサーの定格（電流検出範囲）はＡ５：いいえ、起動を除いた運転電流の値です。

負荷の起動時の電流ですか？
Ｑ６：負荷センサーは直流電流も検出できますか？

Ａ６：いいえ、直流電流（交流の半波整流を含め）は検出できません。

Ｑ７：負荷センサーになぜ三相のうち二相を入力

Ａ７：欠相時でも必ず負荷電流を検出するためするのですか？

です。
仮に一相で負荷電流を検出した場合、検出している相が欠相になった時、負荷電流が検出できなくなります。

Ｑ８：接点溶着・ケーブルの混触時の動作確認は負荷に電流を流さずにできますか？

Ａ８：いいえ、できません。

Ｑ９：エレカットのヒューズが切れる要因はなんですか？

Ａ９：ヒューズの定格以上の電流が流れるかまたは衝撃により切れることが考えられます。
過電流の例としてはエレカットの選定（励磁電流の定格値より電磁接触器の操作電流の方が大きい場合）が適当でない、外部配線の間違い、外部配線間の混触またはアースした場合が考えられます。

Ｑ１０：負荷センサーの一次側の電流定格のＡＴとはなんですか？

Ａ１０：変流器の一次電流の単位（一次側の電流値と貫通数の積）でアンペア・ターンと呼びます。

○ 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。