INVERTER

Inverter trifase

per la rete 277/480 VSE40K

12-20

Anni
di garanzia

Progettato specificamente per funzionare con ottimizzatori di potenza
Inverter a tensione fissa per un’efficienza
superiore (98,3%) e stringhe più lunghe
Messa in servizio rapida e semplificata dell’inverterda uno smartphone utilizzando SolarEdge SetApp
Piccolo, il più leggero della sua categoria, e facile
da installare
Protezione integrata da sovratensioni CC di tipo 2,
per una migliore protezione da fulmini
Aggiunte opzionali di protezione da sovratensioni
RS485 e di tipo 2 CAFunzioni di sicurezza avanzate: protezione integrata
contro i guasti da arco elettrico e spegnimento
rapido opzionale

solaredge.com

Monitoraggio integrato a livello di modulo con
comunicazione Ethernet, wireless o cellulare per
una piena visibilità del sistema
Controllo di gestione Smart Energy
Installazione all’interno e all’esterno IP65
L’unità di sicurezza CC integrata opzionale elimina
la necessità di isolatori CC esterni
Soluzione di accumulo SolarEdge pronta per ilfuturoInverter trifase per la rete 277/480 V
SE40K

Applicabile a inverter con numeri di parte
USCITA

Potenza nominale di uscita CAPotenza massima apparente di uscita CATensione di uscita CA - Linea-linea/Linea-neutro (nominale)

Tensione di uscita CA - Gamma linea-neutro
Frequenza CA

Corrente di uscita massima continua (per fase)Collegamenti della linea di uscita CA

Monitoraggio dell'impianto, protezione anti islanding, fattore di potenza configurabile, valori di soglia configurabili per Paese
Distorsione armonica totale

SE40K
SEXXK-XXX8IXXXX
40000
40000

480/277244-305

50/60 ± 5%48,25

3 W + PE, 4 W + PE

W

VAVcaVcaHzAacSì
≤3%

Alimentazione in CC massima (modulo STC)

70000

WTensione di ingresso massima da CC a terra

1.000

Vdc

Tensione di ingresso nominale da CC+ a CC-

850

Intervallo fattore di potenza

INGRESSO  

Senza trasformatore, senza messa a terra

Tensione di ingresso massima da CC+ a CCCorrente di ingresso massima

Protezione della polarità inversa

Rilevamento dell’isolamento per guasto di terra

Efficienza massima dell’inverter
Efficienza ponderata europea

Consumo di potenza notturno

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVEInterfacce di comunicazione supportate
Gestione Smart Energy

Messa in servizio dell’inverter

Protezione contro i guasti da arco elettrico
Spegnimento rapido

Protezione da sovratensioni RS485
Protezione da sovratensioni CCProtezione da sovratensioni CAUNITÀ DI SICUREZZA CC (OPZIONALE)

0 - 1 in anticipo, in ritardo

Sì

1.000
48,25
Sì

Sensibilità di 150 kΩ(1)

%

<4W

98

2 x RS485, Ethernet, Wi-Fi (necessita di antenna), Cellulare (opzionale)
Limitazione dell’esportazione

Mediante l’applicazione mobile SetApp utilizzando il Wi-Fi integrato per connessione locale
Integrato, configurabile dall’utente (secondo UL1699B)

Facoltativo(2) (Automatico alla sconnessione della rete CA)
Opzionale

Tipo II, sostituibile sul campo, integrata

Tipo II, sostituibile sul campo, opzionale
1.000 V/48,25 A

Conformità

UTE-C15-712-1

CONFORMITÀ STANDARD

25 A, opzionale

Sicurezza

IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100

Emissioni

IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 Classe A, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12Standard di collegamento all’alimentazione di rete(3)RoHS

Vdc

Adc

98,1

Sezionatore a 2 poli
Fusibili CCVdc

BDEW, CEI-016
Sì(1) Ove consentito dalle normative locali(2) Inverter con numero di parte di spegnimento rapido: SEXXK-xxRxxxxxxx(3) Per tutti gli standard, fare riferimento alla categoria delle certificazioni nella pagina dei download: http://www.solaredge.com/groups/support/downloads%

Inverter trifase per la rete 277/480 V
SE40K

Applicabile a inverter con numeri di parte

SE40K
SEXXK-XXX8IXXXXSPECIFICHE DI INSTALLAZIONE   

Diametro pressacavo di uscita CA/sezione trasversale linea/sezione
trasversale PE

Inverter con unità di sicurezza sul diametro pressacavo di uscita CA/sezione trasversale linea/sezione trasversale PE

Ingresso CC(4)(5)Ingresso CC con unità di sicurezza(4)(5)Dimensioni (A x L x P)

Dimensioni con unità di sicurezza (HxWXd)
Peso

Peso con unità di sicurezza

Intervallo di temperatura operativo
Raffreddamento
RumoreCategoria di protezione
Montaggio

Diametro del cavo 19-28 mm/4 - 16 mm2/4 - 16 mm2
Diametro del cavo 19-28 mm/6 - 16 mm2/6 - 16 mm2
4 x coppie MC44 x coppie MC44 stringhe: Pressacavo: Diametro esterno cavo 5 - 10 mm/sezione trasversale cavo 2,5 - 16 mm2
Coppia singola: Pressacavo: Diametro esterno cavo 9 - 16 mm/sezione trasversale cavo 6 35 mm2550 x 317 x 273mm

32kg

836 x 317 x 300 (MC MC4); 819 x 317 x 300 (pressacavo CC)
36,5

Da -40 a +60

Ventola (sostituibile dall’utente)
< 62
IP65

Staffa in dotazione(4) Solo i connettori MC4 prodotti da Stäubli sono approvati per l’uso(5) Ingresso CC disponibile con connettori MC4 o pressacavo sotto il numero di parte dell’inverter. Per ulteriori informazioni, contattare SolarEdge

mmkg
˚CdBA

SolarEdge è un leader globale nelle tecnologie smart
energy. Grazie a risorse ingegneristiche di primissimo
livello e ad un continuo focus sull'innovazione, SolarEdge
realizza prodotti e soluzioni smart energy per fornire
energia alle nostre vite e guidare il progresso futuro.
SolarEdge ha sviluppato una soluzione di inverter
intelligente che ha cambiato il modo in cui l’energia
viene prodotta e gestita nei sistemi fotovoltaici (FV). Lasoluzione di inverter intelligente di SolarEdge massima lagenerazione di energia riducendo al contempo il costodell’energia prodotta dal sistema fotovoltaico.
Evolvendosi verso tecnologie smart energy avanzate,
SolarEdge si rivolge ad un'ampia gamma di segmentidel mercato dell'energia grazie alle sue soluzioni di FV,
accumulo, ricarica di veicoli elettrici, UPS e servizi di rete.

SolarEdge@SolarEdgePV@SolarEdgePV
SolarEdgePVSolarEdge
infoITA@solaredge.com

solaredge.com© SolarEdge Technologie, Ltd. Tutti i diritti riervati.
SOLAREDGE, il logo SolarEdge e OPTIMIZED BYSOLAREDGE ono marchi o marchi regitrati diSolarEdge Technologie, Inc. Tutti gli altri marchi
menzionati ono marchi dei ripettivi proprietari.
Ultimo aggiornamento: 08/2022/V01/IT. Con riserva
di modi iche.
Nota relativa ai dati di mercato e alle previioni
di ettore: Queta brochure può contenere
dati di mercato e previioni di ettoreprovenienti da fonti eterne. Le informazioni
i baano u indagini di ettore e ulla
competenza nel ettore dell’autore.
Non è poibile garantire che tali dati
di mercato iano corretti o che talipreviioni di mercati i realizzeranno.
Pur non avendo verificato in modo
indipendente la correttezza di quetidati di mercato e previioni diettore, riteniamo che i dati iano
affidabili e le previsioni adeguate.

�