402

日本冷凍空調学会賞

日本冷凍空調学会賞

技術賞

ウルトラ エコ・アイス システム
（低温氷蓄熱利用のショーケース冷却システム）
Ultra Large Temperature Difference Storage for Refrigeration & Air Conditioning System

1. は じ め に
我が国の食品を扱うスーパーマーケットの中で，多くを占める延べ面積が約 3 000 m2 の店舗のエネルギー消費量は，一般事務所ビルの 3 倍強ほどになり，一般事務所ビルの 10 000 m 2 規模に相当する．これらの店舗では，

藤川

オゾン層破壊係数がゼロではあるが，温暖化係数の高い

Kiyoshi FUJIKAWA Misao SHIMIZU Hidetoshi NAKAZAWA Sadao NISHIMURA

清＊

操＊

清水

中澤秀俊＊

西村貞生＊

冷媒の使用量が増加している．
本システムは，これらの施設の冷蔵設備と空調設備の熱槽をバイパスして循環する．

熱源設備を一体化し，低温氷（ブライン氷）で蓄熱し日（2）昼間中に融解し，その冷熱を利用するものであり，「ウルトラ

図 1 に示す温度域の異なった各負荷に対し，蓄熱槽にエコ・アイス システム」（UEI）と称している．

蓄えられた冷熱を，0 ℃のショーケースを冷却した後，本システムの狙いは，「省エネルギー化」「ショーケー4 〜 7 ℃のショーケース，冷房用空調機，最後に冷凍食

ス内陳列商品の高品温管理の実現」「経済性の発揮」「シ品などの低温用冷凍機の凝縮液サブクール用熱交換器へステムの信頼性向上」「店内環境の改善」，さらにはと，システムへの供給冷熱をカスケード利用する．

「TEWI 値の低減」を図ることである．（本システムは特（3）除霜時許庁より特許が認められている）

図 2 に示すように，本システムにおける除霜は，各負荷を一巡冷却処理し温度上昇したブラインを，冷却時と2. システムの概要は異なりプレ冷却冷凍機，蓄熱槽を経由させずバイパスシステムの全体構成を図１，２に示す．

させて，霜の着いた0℃に保たれているショーケースの冷（1）夜間

却コイルに供給し，コイル内部より表面を暖め除霜する．

蓄熱用冷凍機にて，蓄熱槽に低温氷を生成蓄熱する．
一方，負荷の減少したショーケースの夜間負荷に対応するブラインは，プレ冷却用冷凍機によって冷却され，蓄密閉式
クーリング
タワー

冷却水
蓄熱用冷凍

P

蓄熱用冷凍
冷凍用冷凍機

フロン

熱交換器

フロン

フロン

熱交換器

蓄熱用冷凍

フロン

プレ冷却
熱交換器
蓄熱槽

蓄熱槽

フロン

サブクール
熱交換器

冷凍
ショーケース
冷凍庫

蓄熱用冷凍

プレ冷却
冷凍機

フロン

プレ冷却
冷凍機

サブクール
冷凍
熱交換器
ショーケース
冷凍庫

冷却水
密閉式
クーリング
タワー

冷凍用冷凍機

外調機

プレ冷却
熱交換器
蓄熱槽

除霜時用
バイパス管

P

蓄熱槽

流れる
精肉・鮮魚 日配・青果
ショーケース ショーケース
外調機

除霜時用
バイパス管

三方弁

停止
（PAT取得済み）

ブライン
三方弁

昼間冷却運転時

冷凍 2008 年 6 月号第 83 巻第 968 号

図２

流れる（PAT取得済み）

22P

ブライン

床暖房

図１

ブライン

P

床暖房

停止
精肉・鮮魚 日配・青果
ショーケース ショーケース

ブライン

＊㈱ヤマト
Yamato Corporation
原稿受理 2008 年 3 月 10 日

除霜・夜間冷却運転時

日本冷凍空調学会賞

3. システム運用結果
3.1

省エネルギー，経済性効果

3.3403

店内環境改善従来システム採用店のショーケース前面の床表面温度は約 13 ℃と冷え込んでいるが，本システム採用によって本システム採用 B，C 店と近似した従来システム採用 A

排熱を回収利用した床暖房により，床表面温度を16〜20℃店を抽出し比較した．年間エネルギー使用量，料金の実に調整可能となる．ショーケース周辺のコールドエイル

績値を表１に示す．

も解消された．

本システム採用店の年間使用電力量実績値は，従来シ

3.4

TEWI 値改善効果

ステム採用店と比較し店舗全体の消費電力量において，従来システムでは，冷凍機とショーケース間の冷媒配約 10 ％の削減がなされている．本システムが受け持つ管の総配管長は長く，さらに数多くのフレア接続がされ熱源設備は，店舗全体消費電力量の約 45 ％を占める．ている．IEA の季刊誌，および IEA における ANNEX26

熱源設備を除く他の設備は，3 店舗ほぼ同様の設備であ

報告には，参加国の調査データが公表されている．そのる．各設備項目ごとの消費電力量は実測していないが，漏洩量割合は，10 ％以上であることが報告されている．

この差は熱源設備による差と考えられ，本システム熱源

本システム採用店においては，従来システムの冷凍機設備としては約 20 ％強の消費エネルギー量の低減，料金とショーケースとを結ぶ冷媒配管の約 60 ％がブライン

では 50 ％強の低減が図られている．

配管に替わり，約 40 ％が直膨式冷媒配管のまま漏洩対象箇所として残る．その結果，漏洩量も 40 ％まで減少

表１

同規模 3 店の各実績値（H17/1 〜 H17/12）

店舗名（売場面積） 消費電力量（MWH/年） エネルギー料金（K￥/年）
A（100 ％）
2 102（100 ％）28,031（100 ％）
B（ 95 ％）
1 880
（ 89 ％）
20,766（ 74 ％）C（100 ％）
1 872（ 89 ％）
20,971（ 74 ％）

可能と見なせる．冷蔵設備への冷媒量の充填量は，単位冷却能力当たり約 4 kg/kW であり，従来システムの 1 店舗当たり総冷蔵設備充填ガス量＝ 340 kW × 4 kg/kW ＝ 1 360 kgとなり，仮に上記報告書の低めの値である年間 10 ％の3.2

ショーケース内の陳列商品温度の高品質管理

本システムでは，除霜中でもショーケース内の温度はほとんど変化せず，安定している．陳列されている食品の内部温度も安定しており，従来システムと比較し高品質の鮮度管理が行われる．
ショーケース内に陳列されている商品の内部温度の状
況を図３，４に示す．前項の省エネ性評価では，陳列商品の冷却状況の補正はしていないので，同一品温とする
なら，さらに省エネルギーが図れたこととなる．

冷媒が漏洩しているとすると，従来システムの 1 店舗あたり年間冷媒漏洩量＝ 1 360 kg × 0.1/y ＝ 136 kg/yとなる．
一方，本システムは前述したように，直膨式冷媒配管部分は従来システムの 40 ％まで減少可能であるので，本システム採用店の漏洩量＝ 136 kg/y × 0.4 ＝ 54.4 kg/yとなる．
漏洩した R 404A の GWP 値，エネルギー消費量を考慮し，本システム導入店，従来システム導入店の熱源設備の TEWI を算出した値を表２に示す．本システム採用により，TEWI 値が従来システムに比べ，大幅に改善されることがわかる．
表２

図３

従来システム精肉内部温度

従来システムと本システムの TEWI 値

使用冷媒
R 404A従来システム TEWIt･CO2/y819

本システム TEWIt･CO2/y475

4. お わ り に冷媒を多く使用する冷蔵設備が設置されている施設に
図４

本システム精肉内部温度

おいて，温暖化ガス削減を評価する際には，GWP の大きな冷媒の漏洩による直接的因子を，間接的因子である
エネルギー起源 CO2 発生量と併せて大きな要素として考慮し，TEWI 指標をもって評価すべきである．

冷凍 2008 年 6 月号第 83 巻第 968 号

23