产品样本第 MCC-B 1601P 号

一般规格

小流量

3306型
微小流量调节阀

1．特性
1. 可调范围广
本产品为高性能微小流量调节阀，
其 固 有 可 调 比 达 到 50 : 1 （ 3306–L型）、500 : 1（3306–M型），最适合于
使用在负载变动大的试验工厂或研究试
验装置的流程控制上。另外，本产品也非常适用于石油精炼设备中进行微量添
加着色剂的装置和石油化学领域中添加微量氢元素的装置。
特 别 是 3306–M 型 产 品 ， 它 拥 有 很高的可调比，在某些条件下使用1台本
产品便可以达到以往2台母子阀才能达到的控制效果。

2. 在低开度领域内具有优越的控制能力
3306–M 型 产 品 不 仅 拥 有 高 可 调 比的性能，其标准流量特性还拥有修正等
百分比的特殊性能，因此在低开度领域内它具有优越的控制能力。

3. 适当尺寸的选择更加方便
本类型产品在0.0005～0.4的Cv值范围内准备了15种机型，因此您能更方便
地选择Cv值更适合的产品。

4. 加粗型的阀芯确保强度
M型产品和L型产品，其阀芯部位的直径分别为M型7.9mm（在5/16之内）和L型6.4mm（在1/4之内），通过加粗充分确保了强度，即使在拆卸、检修时也不必担心会损坏阀芯。

13306型
2. 标准规格阀门类型

阀门型号

阀门口径 法 兰 连 接 式
A（B） 螺 纹 连 接 式
阀

体

3306（– L、– M）型
铸造阀体
10（3 / 8）、15（1 / 2）、20（3 / 4）、25（1）JIS 10K、20K
ASME/JPI 150、300

称压力连

接方式法兰式

阀
密体
封材形

质式

SCS14A、SCS16A、CF8M、CF3M

填料片阀阀盖门号状质造执 行 机 构 类 型
动作膜片执尺寸（行程）
行机 弹簧
范
围
构 气源
压
力部 空 气 配 管 连 接涂漆颜色环 境 温 度 范 围
额
定Cv
值
流
量
特性
固有可调
比容 许 切 断 压 差
阀 阀 座 泄 漏 率门
使 用 压 力 范 围特
标
准式性
阀 盖 延
长
式
波纹管密封式 （ 注 2 ）
行
程回差
线
性度法
兰间
距外形
尺寸
产
品
重量

阀 阀内 材
件 构

芯

附型
形

件
附其件
它

锻造阀体

6(1/8)、8(1/4)、10(3/8)、15(1/2)

——

公垫

附加
规格

多弹簧隔膜驱动式单座调节阀JIS 30K、40K
ASME/JPI 600
法兰式
螺纹式（Rc、NPT）
SUSF316、SUSF316L、HC276、Ti等
管接头密封式

P6610 + C1065 + V7010 + ORING
T9007 – LC、T1890 – MT
标准式、延长式、波纹管密封式
3306 – L型
轮廓线形
SUS 316请参照页码3 阀芯部结构
3300型多弹簧式隔膜型
正作用、反作用夹布氯丁橡胶C20(12.7mm)
请参照页码5《不平衡力区分》一栏
240kPaG (2.4kgf/cm2G)
Rc1/4、NPT1/4（使用套管）银色−20℃～+70℃请参考页码5《额定Cv值》一栏请参考页码5《流量特性》一栏
50 : 1请参考页码6《容许切断压差》一栏额定Cv值的0.01%（ANSI/FCI IV级）不大于法兰式连接的额定值−20≦t(℃)≦+230−196≦t(℃)＜−20、+230＜t(℃)≦+350−196≦t(℃)≦+350
1.0%以下（带定位器）±1.0%以下（带定位器）

T 1850 – P
标准式、延长式3306 – M型
花键（V形槽）SUS 316 + Rulon®LD500 : 1ANSI/FCI VI级
依据密封环温度压力的等级而不同−20≦t(℃)≦+200——−20≦t(℃)≦+200请参考页码6《主要尺寸》一栏请参考页码7《重量》一栏电-气式定位器（EA91A、EA90A、EA10S）、气动式定位器（PA92A、 IP300）、
空气过滤减压阀（MR2000） 带定位器为标准配置
限位开关、电磁阀（与阀体分开放置）高压气体保安法认证、支架SCPH2、手轮（顶装手轮）、禁油・禁水处理

【注】1. 法兰式3/8B只能制造JIS标准。
2. 波纹管密封式的阀盖只做铸造阀体。
3. 螺纹式的阀体都是锻造件。
4. 如有需要，–L型也可以制造成阀座泄漏率为额定Cv值的0.001%（T.S.O.）规格。
5.SUS316,SUSF316L的阀体是锻造件。其他的特殊材质为方块加工。另外，阀芯会使用和阀体相配的材质来制造。
6. 附加规格按照顾客的指定来安装、制造。

23306型
3．结构
06（铸造阀体）06（锻造阀体）

1. 阀体部位

执行机构部位123456部 件 名 称阀体阀盖法兰阀盖（法兰式）螺母阀盖（螺纹式）阀座阀芯阀杆部
789101112
13

件 名 称栓销
垫片填料
填料压盖
O形圈
O形圈
填料密封螺母执行机构部位部
14151617

件 名 称

阀杆螺母
紧固螺母双头螺栓六角螺母2. 阀内件部位
06–L型

06–M型

号码
44A
4B
4C
5部 件 名 称
阀座密封环
套管密封盖
阀芯

3. 执行机构部位
正作用反作用顶装手轮

3

3306型
4．主要部位材料
1. 材料的标准组合形式
部件名称
接液部位
非接液部位

阀阀阀套填阀
密双法螺
填支料体盖座管盖芯环
栓盖盖压封头兰
母料密螺阀阀封螺No. 06（铸造阀体）

No. 06（锻造阀体）

SCS 14A、SCS16A、CF8M、CF3M

SUSF316、SUSF316L

SUS 316

SUS 316
Rulon®LD
ASTM A193 GrB8 2级
SCS 13ASUS 304
SUS 13A
FC 200母架使用压力 MPa G (kgf/cm²G)

2. 06–M型（带密封环的情况下） 使用压力—温度范围

流体温度（℃）

使用压力 MPaG (kgf/cm²G)

3. 波纹管密封式阀盖 使用压力—温度范围

流体温度（℃）

4

3306型
5．流量特性1. 额定Cv值阀门型号

06 − M

阀芯直径

φ7.9 (5/16B)

06 − L
φ6.4 (1/4B)
12.7mm(1/2B)

额定行程可调比Cv值

500 : 10.0005

0.001

流量特性

0.002

0.005

0.01

50 : 10.02

0.05

0.10.15

0.02

0.05

0.1

修正等百分比0.15

0.20.4线性

【注】Cv值的计算使用ISA90的Cv值计算公式，因此请务必指定“动力黏度”。

2. 流量特性■修正等百分比（06-M）■线性（06-L）

阀门开度（ ）%

阀门开度（ ）%

【注】

方框内为适用的可调范围。

6．压差界限1. 不平衡力区分
单位：kPaG（kgf/cm2G）

动作

正作用
反作用

弹簧范围

气源压力

不 平 衡力40 ～200(0.4 ～2.0)240(2.4)40(0.4)60 ～180(0.6 ～1.8)240(2.4)60(0.6)40 ～200(0.4 ～2.0)240(2.4)40(0.4)60 ～180(0.6 ～1.8)240(2.4)60(0.6)【注】我公司可以制造弹簧范围为20～98kPaG（0.2～1.0kgf/cm2G）的指定产品。如有需要请另行咨询。

53306型
2. 容许切断压差单位：MPa（kgf/cm2）

阀体型号

不 平 衡力− L型

容许切断压差D A

R A

40 (0.4)

6.37(65)

7.55(77)

60 (0.6)

9.61(98)

9.80(100)40 (0.4)− M型

4.90(50)
4.90(50)60 (0.6)【注】 1. –M型的容许切断压差请参照页码4的4–2 06–M型的使用压力—温度范围。
2. 不平衡力的单位为kPaG（kgf/cm2G）。

7．主要尺寸・重量
1.

主要尺寸标准阀盖型（铸造阀体）

标准阀盖型（锻造阀体）

标准阀盖型（锻造阀体）

连接方式：法兰式连接方式：螺纹式

连接方式：法兰式延长式阀盖式型

6波纹管密封阀盖型（ 仅限铸造阀体）

3306型■ C.G.E尺寸
单位：mm

阀体

阀盖C・G・E

手 轮铸造阀体动作DA无

CRA顶装手轮G锻造阀体标准型延长型波纹管密封型标准型

延长型

308

444472

325

461

298

434

462

315

451

412

548

576

429

565

65

201229

82

218

E3037

█ 法兰间距（F）
单位：mm法兰间距 F

2.

公称压

力阀门

口径10(A)

3/8(B)

15

1/2

20

3/4

JIS 10KRF

ASME 150RF

JIS 20KRF

JPI 150RF

ASME 300RF

JIS 30KRF

ASME 600RF

JPI 300RF

JIS 40KRF

JPI 600RF

190

203

194

206

251197【注】 1. 螺纹式（1/8～1/2）Rc、NPT 的法兰间距全部为 100mm。
2. 榫槽面式、阴阳面式的法兰间距和 JIS30KRF 相同。

210重量阀 体 形 状铸 造 结 构锻 造 结 构184

连 接 方 式法兰式连接法兰式连接螺纹式连接重量（kg）
101110【注】1. 数值表示的是标准式阀盖结构下的数值。
2.如果安装了 EA91A 定位器和 MR2000 过滤减压阀的话，须增加 4.2kg 的重量。

８. 安装方式
阀门的安装方式（方向）以下图为准。
流向定位器

流向7

产品样本第 MCC-B 1601P 号3306型

本产品目录记载的规格范围以外的产品，本公司亦可以为您制作。如有需要，请联系本公司与您最近的营业所或代理店。
本产品目录的目的是提供准确的信息，不能作为保证本产品的可销售性和适用性的证明。
□本产品目录的记载内容，因商品的改良而无预告的发生变更时，敬请谅解。

销售和支持网络
总公司工厂 〒981-3697 宫城县黑川郡大衡村大衡字龟冈 5-2
电话：+81-22-344-4511（总机）传真：+81-22-344-4522
电子邮件：info-overseas＠motoyama-cp.co.jp
http://www.motoyama-cp.co.jp/
国际营业部 电话: +81-44-381-8771

传真: +81-44-381-8773

海外销售网络
中国：本山阀门（大连）有限公司〒116601 大连市金州新区港兴大街 39-14-7
电话: 0411-6589-1277
传真: 0411-6589-1278

其他：韩国、台湾、新加坡、印度尼西亚、马来西亚、沙特阿拉伯

05201904 MSP8