レディオック LEDライトバルブ／ LEDライトバルブG

LEDライトバルブK

安 全 上 のご 注 意（E26・E39口金形）●ランプを水平に取付けて使用する場合、適合器具をご確認のうえ、防振パッキン（別売）をご用意く

誘導灯
非常用照明
防爆用器具

ださい。弊社営業所にお問合せください。
（ LEDライトバルブ）●開放形街路灯器具は、器具側のソケットとLEDライトバルブのネック部を密着させる「防水パッキン」
ダウンライトセード

調光・センサ機能付
誘導灯
器具及び回路
非常用照明器具
防爆用器具

断熱材施工器具

小形密閉器具LEDライトバルブS●下面開放形器具や水平点灯にてご使用になる場合、必ず弊社営業所へお問合せください。商品仕様によっては、適合しない場合があります。

●道路灯や防犯灯などの配光制御を行う器具で使用すると照度基準を満足しない場合があります。

（◦セードやダウンライト形照明器具◦調光・センサ機能の付いた照明器具及び回路（100％点灯でも使用不可）◦誘導灯、非常用照明器具、防爆用器具◦断熱材施工器具◦ランプと反射板又は遮光ルーバなどと隙間が狭い器具）

投光器

LED
ライトバルブパズー用

ランプと反射板または 水平点灯形器具
遮光ルーバなどと ライトバルブ24W・隙間が狭い器具 ライトバルブGは除く

次のような器具には使用できません。

◦小形密閉器具◦水平点灯形器具(ライトバルブ24W・ライトバルブGは除く)

◦投光器

LED
ライトバルブF

レディオック LEDライトバルブ・LEDライトバルブG 安全上のご注意

－
＋ソケット

－

＋

専用－
LED
＋
制御装置

安全上のご注意

ソケット＋：口金の先端部分－：口金のねじ部分

ランプの破損、発煙又は点灯回路故障の原因になります。

HID
安定器

商用電源に直接接続しないでください。

専用
LED
電源ユニット

白熱電球●このランプには極性があります。
ご使用の際は、LED電源及びランプの極性（＋、ー）を合わせて接続してください。
逆接した場合、不点灯又は故障の原因となります。

HID用安定器と組合せて使用しないでください。

青白赤

黒
黄／緑

高圧ナトリウム
ハロゲン電球ランプ●必ず専用の電源ユニットと組合せて使用してください。商用電源へ直接接続したり、ＨＩＤ用安定器の二次側などで使用した場合、ランプの破損、発煙、又は点灯回路損傷のおそれがあります。
●電源電圧は、電源ユニットに指定された電圧の範囲内でご使用ください。
●電源ユニットの二次側からランプまでの管灯回路の配線長さは、１５ｍ以下で使用してください。不点灯、雑音のおそれがあります。使用する電線は、電源ユニットの口出線と同等以上のものを使用してください。
●ランプを脱着する場合、必ず電源を切ってから行ってください。通電状態でランプの脱着を行うと、無負荷電圧によりLED部が破損する場合があります。

重要：取付け前の確認●既設の照明設備で点灯する場合は、照明器具、配線に絶縁劣化がないことを点検のうえ、使用してください。点検で異常が確認された場合は、器具ごと交換してください。
●既設の照明器具の寿命の目安は、８～１０年です。
Ｌ
ＥＤランプに取替えてご使用いただく場合は、安全のため既設器具の寿命内でご使用ください。自動点滅器をご使用の場合は、同時に交換することをおすすめします。
●既設の照明設備でセルフバラスト水銀ランプや2灯用安定器を使用していた場合は、電源ユニットの設置が可能かご確認ください。
●ランプをソケットに取付ける場合、ランプの樹脂カバーに過度な力を加えないよう、適度にねじ込んでください。強くねじり過ぎると樹脂カバーが外れたり、器具ソケットの受金が破損する原因となることがあります。
●照明器具ソケットの受金及び中心接触片が腐食していないか確認してください。接触不良による事故の原因となることがあります。
●E39→E26変換アダプタは、使用しないでください。ランプ落下や感電などのおそれがあります。

高演色形メタル メタルハライド
ハライドランプ ランプ

このランプには、専用の電源ユニットが必要です。

※3 復帰させる場合は一次側の電源を遮断し、1分以上経過してから電源を再投入してください。

商用電源に直接接続しないでください。
●次の照明器具には使用しないでください。

HID安定器・小形の密閉形器具又は密閉に近い器具。
HID用安定器・他社製電源ユニットと・ダウンライト、セード。
組合せて使用しないでください。

・ランプと反射板または遮光ルーバーなどとの1096
2022.6.30 修正

セラミック●ランプが汚れた場合、必ず電源を切り、ソケットから外した状態で柔らかい布などをよくしぼって水拭きしてください。洗剤、薬品、アルコール、シンナーなどを使用しての拭取りは、ランプひび割れのおそれがあります。

●照明器具及び配線を点検し、電源ユニット及びランプの極性（＋、－）を合わせて配線してください。LEDライトバルブ・LEDライトバルブGは逆接続しても壊れませんが、ランプは点灯しません。
●必ず回路図のとおりに結線してください。また、二次側に共通線を設けないでください。
●電源ユニットには、下記の安全機能が装備されています。
◦絶縁回路の採用
商 用交流電源(一次側)とLED回路(二次側)を絶縁トランスで分離した回路構成となっています。
※結線作業は必ず電源を切って行ってください。
◦過電流保護機能
規定値以上の電流が流れた場合に動作する非復帰方式のヒューズを内蔵。過電流による事故を防止します。
◦温度保護機能（LEDライトバルブのみ）

電源ユニットがなんらかの 異常で高温 ※2になった場合、電源供給を遮断します。
動作後、一定温度まで下がってから電源をリセットし再度入力すると、電源供給を再開します。
◦無負荷保護機能
電 源ユニットの二次側が断線した場合、又はランプをソケットから取外した場合、瞬時に電源供給を遮断します。
（復帰するには電源の再投入が必要です）※3※2 電源ユニットの使用温度範囲は−25℃〜＋40℃になります。

LEDアイランプ LEDアイランプ
メタルハライドLEDアイランプ ビーム電球形
ハロゲン電球形
直管LEDランプ ランプ

ライトバルブご使用時

LEDライトバルブ・LEDライトバルブGには極性があります。

LED
アイランプSP／
SP ーW／HB

ご使用上の注意●ご使用時間の目安は、定格寿命（４００００時間）、又は８～１０年となります。外観に異常がなくても内部の劣化は進行しますので、定格寿命を経過したランプは交換をおすすめします。
破損や落下、それに伴うけがのおそれがあります。
●ランプは、下記の環境・条件では使用しないでください。火災・感電・ランプ落下によるけがのおそれがあります。
・点 灯時の周囲温度が使用温度の範囲を・湿度の高い所（８５％を超える所）超える所※1
・腐食性ガス、可燃性ガスの生じる所・振動・衝撃のある所
・粉じんの多い所
・油類、薬品などが付着する所
・塩害のおそれのある所・塩素を使用している屋内プール
・冠水するおそれのある所※1 ラ ンプは、組合せて使用する器具の使用温度範囲内で使用してください。
●温泉地など硫黄成分を含む腐食性ガスが発生する場所では使用しないでください。不点灯や短寿命の原因となることがあります。
●ランプは防水構造となっていないため、専用器具以外で使用すると浸水により絶縁不良・感電・故障の原因となるおそれがあります。
●施工時などの一時的な点灯確認以外で、日中は点灯しないでください。不点灯や短寿命のおそれがあります。
●調光機能（１００％点灯でも使用不可）、遅れスイッチ、及びセンサライトには使用できません。
不点灯や短寿命のおそれがあります。
●口金変換アダプタは、使用しないでください。接触不良による不点灯や短寿命、ランプ落下、感電のおそれがあります。
●分解や改造は絶対に行わないでください。
Ｌ
ＥＤの交換はできません。
●ランプに向けて殺虫剤を噴霧しないでください。変色やランプひび割れのおそれがあります。
●ＬＥＤ素子は、光色、明るさにばらつきがあり、同じ形式の商品でも光色、明るさが異なることがあります。
●ラジオやテレビなどの音響、映像機器を使用しますと、雑音のおそれがあります。雑音が入る場合は距離を離して使用してください。

LEDライトバルブ／長年使用している既存器具は、パッキンが劣化していることが想定されるため、新品の防水パッキンにお取替えいただくことをおすすめします。なお、コーキング処理などの対応はできません。
●適合器具は一般的な防犯灯、街路灯となります。

断熱材施工

LEDライトバルブGで防水構造となります。

ランプ・安定器

LEDランプ