日本水道協会規格

JWWA

B 134：2020
水道用減圧式逆流防止器（一部改正）
Reduced pressure principle backflow preventers for water supply
JWWA B 134:2013 を，令和 2 年 9 月 8 日付けで，次のように改正する。
なお，改正箇所については，下線で示す。
箇条 6（構造，形状及び寸法）及び箇条 8（材料）の表 7（構造及び材料）
表 7－構造及び材料
77

注記 この図は，部品及び材料の説明図であって，設計上の構造を規制するものではない。

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

部品番号

部品名称

材料
JIS H 5120 の CAC406，CAC411，CAC900 系及び CAC910 系
JIS H 5121 の CAC406C，CAC411C，CAC900C 系及び CAC911C
ASTM B 584-09a の C84400
1弁箱b) 附属書 B の鉛レス青銅鋳物c) JIS G 5121 の SCS13 又は SCS14 で，使用上十分な強度，耐食性をもつもの。
d) a)～c)と同等以上の品質をもつもの。
a) JIS H 3250 の C3531，C3604，C3771 及び C6800 系
JIS H 51204 の CAC406，CAC411，CAC900 系及び CAC910 系
JIS H 5121 の CAC406C，CAC411C，CAC900C 系及び CAC911C
ASTM B 584-09a の C84400 又は ASTM B 124-96 の C37700
2逆止弁b) 附属書 B の鉛レス青銅鋳物
c) JIS G 4303，JIS G 4304 又は JIS G 4305 の SUS304 及び SUS316 で，使用上十分な強度，耐食性をもつもの。
d) a)～c)と同等以上の品質をもつもの。
e) ゴム及び合成樹脂で，耐水・耐食・耐熱・耐老化性に優れたもの。
a) JIS H 3250 の C3531，C3604，C3771 及び C6800 系
JIS H 5120 の CAC406，CAC411，CAC900 系及び CAC910 系
JIS H 5121 の CAC406C，CAC411C，CAC900C 系及び CAC911C
ASTM B 584-09a の C84400 又は ASTM B 124-96 の C37700
3逃し弁b) 附属書 B の鉛レス青銅鋳物
c) JIS G 4303，JIS G 4304 又は JIS G 4305 の SUS304 及び SUS316 で，使用上十分な強度，耐食性をもつもの。
d) a)～c)と同等以上の品質をもつもの。
e) ゴム及び合成樹脂で，耐水・耐食・耐熱・耐老化性に優れたもの。
JIS G 4313，JIS G 4314 の SUS302，SUS304 及び SUS316 又はばね
4
これらと同等以上の品質をもつもの。
a) JIS H 3250 の C3531，C3604，C3771 及び C6800 系
JIS H 5120 の CAC406，CAC411，CAC900 系及び CAC910 系
JIS H 5121 の CAC406C，CAC411C，CAC900C 系及び CAC911C
ASTM B 584-09a の C84400 又は ASTM B 124-96 の C37700
弁座b) 附属書 B の鉛レス青銅鋳物
5c) JIS G 4303，JIS G 4304 又は JIS G 4305 の SUS304 及び SUS316 で，使用上十分な強度，耐食性をもつもの。
d) a)～c)と同等以上の品質をもつもの。
e) ゴム及び合成樹脂で，耐水・耐食・耐熱・耐老化性に優れたもの。
a) JIS G 4303，JIS G 4304，JIS G 4305 の SUS304 及び SUS316 又はこれらと同等以上の品
ダイヤ6質をもつもの。
フラムb) ゴム及び合成樹脂で，耐水・耐食・耐熱・耐老化性に優れたもの。
a) JIS H 3250 の C3531，C3604，C3771 及び C6800 系
JIS H 5120 の CAC406，CAC411，CAC900 系及び CAC910 系
JIS H 5121 の CAC406C，CAC411C，CAC900C 系及び CAC911C
ASTM B 584-09a の C84400 又は ASTM B 124-96 の C37700
テストb) 附属書 B の鉛レス青銅鋳物
7コックc) JIS G4303 の SUS304 及び SUS316 若しくはJIS G 5121 の SCS13 又は SCS14，又は使用上十分な強度，耐食性をもつもの若しくはこれらと同等以上の品質をもつもの。
d) ポリフェニレンエーテル，ポリフェニレンスルフィドなどの合成樹脂で，耐水・耐食・耐熱・耐老化性に優れたもの。
銅合金材料について，表面の鉛を除去するための処理を施してもよいが，処理に使用した用液の成分は残留してはならない。
注記 1 CAC900 系とは，ビスマス青銅鋳物をいい，CAC902，CAC904 又は CAC905 とする。
注記 2 CAC910 系とは，ビスマスセレン青銅鋳物をいい，CAC911 又は CAC912 とする。
注記 3 CAC900C 系とは，ビスマス青銅連鋳鋳物をいい，CAC902C，CAC903C，CAC904C 又は CAC905C とする。
注記 4 C6800 系とは，ビスマス系鉛レス・カドミウムレス快削黄銅をいい，C6803 とする。
注記 5 ASTM とは，米国試験材料協会規格を示す。
a)

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

附属書 A（水道用減圧式逆流防止器－浸出性及び浸出試験方法）の表 A.2（器具の浸出性（材質別））
表 A.2－器具の浸出性（材質別）
水道水と接触する材料a)b)

c)

項目基準

JIS H 5120 の CAC406，CAC411，CAC900 系

カドミウム及びその化合物

給水装置の構造及び材質の基準に及び CAC910 系

鉛及びその化合物

関する省令の別表第一“給水装置のJIS H 5121 の CAC406C，CAC411C，

亜鉛及びその化合物

末端以外に設置されている給水用

CAC900C 系及び CAC911C

銅及びその化合物

具の浸出液，又は給水管の浸出液にJIS H 3250 の C3531，C3604，C3771

係る基準”による。

及び C6800 系d)

ASTM B 584-09a の C84400

e)

ASTM B 124-96 の C37700a)

JIS G 4303，JIS G 4304，JIS G 4305，

六価クロム化合物

JIS G 4313 及び JIS G 4314 の SUS302，

鉄及びその化合物

SUS304 及び SUS316b)

JIS G 5121 の SCS13 又は SCS14

合成樹脂

POM（ポリオキシメチレン）

有機物[全有機炭素（TOC）の量]

PPE（ポリフェニレンエーテル）
PPS（ポリフェニレンスルフィド）
NBR（アクリロニトリルブタジエンゴム）

亜鉛及びその化合物

EPDM（エチレンプロピレンゴム）

フェノール類
有機物[全有機炭素（TOC）の量]

ゴム
SBR（スチレンブタジエンゴム）

亜鉛及びその化合物

FKM（ふっ素ゴム）

有機物[全有機炭素（TOC）の量]
組成を明確にした上で，JIS S 3200-7 の表 2（材質別項目）

その他の材料による。
注記 1
注記 2
注記 3
注記 4

CAC900 系とは，ビスマス青銅鋳物をいい，CAC902，CAC904 又は CAC905 とする。
CAC910 系とは，ビスマスセレン青銅鋳物をいい，CAC911 又は CAC912 とする。
CAC900C 系とは，ビスマス青銅連鋳鋳物をいい，CAC902C，CAC903C，CAC904C 又は CAC905C とする。
C6800 系とは，ビスマス系鉛レス・カドミウムレス快削黄銅をいい，C6803 とする。

注記 5

ASTM とは，米国試験材料協会規格を示す。

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。