大成建設の室内環境技術

次世代型クリーンルーム

ローコスト、省エネ、省スペースを可能に

T-Flexible Cleanroom

TypeN TypeR

T-Flexible Cleanroom
次世代フレキシブルクリーンルーム

T-Flexible Cleanroomは、生産設備のレイアウトに合わせて清浄度・気流・温度のコントロールが可能な次世代型フレキシブルクリーンルームです。
生産ライン、生産品目の変更に応じて短期間でクリーンルームのレイアウト変更が可能で、ローコストで省エネルギー性に優れた最適な生産環境を実現します。
新築からリニューアルまで、幅広い用途にクリーンルーム環境をご提供します。

２つのT-Flexible Cleanroom

N

T-FlexibleCleanroom

Type

新築対応
ローコスト

T-Flexible
CleanroomR

Type

リニューアル対応

フレキシブル省エネルギー・天井チャンバーレス

・レイアウト、気流、清浄度のフレキシブル性・空気循環の効率化

・床下チャンバーレス

・温度コントロールのフレキシブル性

・温度コントロールの効率化

・レタンシャフトレス

・大空間クリーンルームに対応

・FFU、冷却装置の配置効率化

・局所清浄化T-Flexible Cleanroom
新築対応

N

Type-

大成建設は高いフレキシブル性を備えた次世代クリーンルーム構成技術をご提案します。

特14

生産ライン変更への容易な対応
レイアウト変更はすべて天井内での作業のため生産ラインへの影響を最小化

大空間への対応も可能

スパン20m～30m、天井高さ7mまで対応が可能

25

徴

36

容易な変更工事

フレキシブルなクリーンルーム環境

省スペース

ローコスト・省エネルギー

クリーンルームのレイアウトを短期間でフレキシブルに変更可能

生産ラインに合わせて清浄度・気流・温度を自在にコントロール

天井・壁・床の二重化が不要な
省スペースシステムで施設をコンパクト化

イニシャルコスト30%削減、ランニングコスト25%削減

レイアウト、清浄度、気流、温度コントロールのフレキシブル性・FFUは設備レール上を容易にスライド移動が可能…清浄度レベルの変更や局所清浄化がフレキシブル
・FFUは上下反転させる事が可能…換気回数を確保しながら、気流の形成がフレキシブル・冷気プールであるクールベイの冷気供給開口は配置自由…ねらったところに冷気送風し、温度コントロールがフレキシブル
・上吹き型FFUによる装置発熱の拡散防止が可能…装置廻りの温度コントロールがフレキシブル

省スペース・ローコスト
・省エネルギーを実現

T-Flexible Cleanroom Type-N

イニシャルコスト
従来比30％削減（当社試算）

ランニングコスト
従来比

25・2重天井、床、壁レス（資材削減）
・階高圧縮％削減

・FFU台数減（当社試算）

・局所的環境コントロール

・冷却装置高率化（※10,000㎡クリーンルームにて試算）クリーンルーム上部イメージ図
クールベイ

冷却装置
（ファンコイルユニット）

メンテナンス歩廊と冷気搬送路を兼用

冷却送風床開口（エキスパンドメタル）
FFUの移動に応じて、冷気供給開口を取替え移動可能

冷却送風により、クールベイを冷気プール化

構造トラス梁ユーティリティ立下げライン

上吹き型FFU

各スパンにユーティリティ立下げスペースを設置

冷却装置

スライド及び反転可能
下吹き型FFU
装置排熱は上部熱溜り空間に排風

生産機器

生産機器

生産機器

生産機器

下吹き型FFU
スライド及び反転可能
冷気とともに清浄化空気を送風

クリーンルーム内イメージ図上吹きFFU

FFU集合配置

ビニルカーテンを設置して吸込気流を形成

設備レール（Tバー）

LED照明

FFUはスライド移動

長寿命LED照明をライン型に配置
メンテナンスは上方より可能

Tバー上をFFUがスライド

ビニルカーテン
局所清浄化レイアウト

ビニルカーテン
吸込気流を形成

クラス1,000（ISO クラス6）
生産機器

生産機器

標準レイアウト

生産装置発熱を効率的に除去

高発熱対応レイアウト

約7m高天井対応

クラス10,000（ISO クラス7）

稼働ユーティリティラック
生産機器
生産機器

スライドおよび反転可能型FFU（共同開発：富士電機株式会社）
生産レイアウト変更に合わせて、任意にスライド移動あるいは上下反転が可能なファンフィルターユニット

可動ユーティリティラック
生産レイアウト変更に合わせて立下げユーティリティ配置の調整も可能な可動ユーティリティラック
ラック可動レール 40□アルミフレーム
設備レール下面1500

ラック可動機構
スチール、樹脂

ラック
40□アルミフレーム

3000

FFU：ファンフィルターユニット

100□梁（建屋側）

1200

1200
（可動距離）

樹脂ローラ
ラック可動用レール
ラック固定ロック
縦フレーム

可変機構拡大図T-Flexible Cleanroom

RType-リニューアル対応

特徴1

既存建物に合わせて短工期、ローコスト、フレキシブルなクリーン・ルームをご提案します。

リニューアル対応 クリーンルーム上部イメージ図

既存建物への対応

LED照明

階高の低い建物や一般室にもクリーンルーム環境を構築

設備グリッド上吹き型FFU
発塵を補集

下吹き型FFU

清浄空気を送風

上吹き型FFU

排熱除去を促進2

高い経済性
短工期、ローコストでクリーンルームを構築

3

フレキシブルなクリーンルーム環境

ビニルカーテン

ビニルカーテン

生産装置排熱を効果的に除去

発熱エリア

発塵エリア

高洗浄エリア

生産装置発塵を上部FFUで補集

リニューアル対応 クリーンルーム内イメージ図
空調機

生産ラインに合わせて清浄度・気流を自在にコントロール

空気吹出チャンバー

パンカルーバーにより吹出方向可変

下吹き型FFU

清浄空気を送風上吹き型FFU

発塵を補集

4

高い信頼性

上吹き型FFU

発熱エリア

排熱除去を促進高洗浄エリアシミュレーション解析手法により、生産ラインに合わせて最適化設計
発塵エリア

シミュレーション解析技術による基礎検討例
気流・温熱シミュレーションにより生産ラインに合わせたクリーンルームの最適化設計を行います。下図は標準配置検討例です。
ケース１

通常の方式

ケース2

周囲に約1mのリターンスペースが必要

天井レス案①

ケース3

全て下向きのFFU

4,000

天井レス案②

両サイド上向きFFU＋ビニルカーテン立下げ

4,000

ビニルカーテン

10,00012,000滞留域

26.4％

12,000滞留域

32.1％

12,000

滞留域

22.4％

4,000

技術センター
クリーンテクノロジー
実験施設
お客様のニーズに合わせた多目的な実験施設を活用できます。

弊社技術センター内に新設した本実験施設は、次世代クリーンルーム技術「T-Flexible Cleanroom Type-N」を採用した最新の研究開発拠点です。最先端クリーン環境技術の研究開発や、実際の大型生産装置を導入した各種検証試験や開発支援・共同実験など、お客様のニーズに合わせた多目的な実験施設としてもご活用頂けます。
次世代クリーンルーム技術「T-FlexibleCleanroom」システムを紹介するショールームでもあります。

大型生産装置を導入した試験も可能な大空間
今回採用技術●クリーンルームシステム技術●空気浄化技術

・T-Flexible Cleanroom

・低アウトガスフィルター・フレキシブルFFU
・T-Smart Focus●クリーンルーム建材

・可動ユーティリティラック・フリーアクセス床表面材

・バスダクト配電システム

・シール材『ピュアシーラントS』

・LED照明・塗床材『アグレスコート』
・アルミコーティングダンボール

クリーンルーム仕様
清浄度

クラス10,000（＠0.5μm）ISO規格クラス7

温湿度

22℃±2℃、50%±10%

除 塵 方 式

FFU循環、乱流方式 循環回数30回/h（有効4.5mHとして）寸法10.9m×8.85m×7mH

げ床／FAパネル、壁・天井／不燃断熱パネル

仕上

実 験 設 備

10.9m×8.85m×7mH〒163-0606 東京都新宿区西新宿 1-25-1TEL.03-3348-1111（代表）
お問い合わせ先 環境本部
1402.1000.Ｓ