設計 仕様

4 表面処理耐火性能区分書
耐火性能

本書は、当社で製作する内外装建材の仕様書です。
［1］

指示チェックなき場合は、※印仕様（当社標準仕様）にて製作します。

［2］※印以外の仕様を適用する場合は、該当項目(※ 遮炎性能 建築基準法施行令 第107条 3項

耐火帯厚 t=12.5mm(EAJ-防災-3011)□ 遮熱性能 建築基準法施行令 第107条 2項

耐火帯厚 t=25mm(EAJ-防災-3012)□ その他 (A

アルミ製品

陽極酸化塗装複合皮膜)に特記または ■印 をつけております。

［3］

当工事で使用する製品および種類に、○印のついたものを適用します。

［4］

設計図書等の相互に差異のある場合は、原則として設計図書 記載の優先順位に基づいた仕様を適用します。

［5］

設計図及び特記仕様に記載されていない事項は、指定の建築工事標準仕様書による仕様を適用します。

2)特記仕様書

3)設計図

4)標準仕様書(但し、・ 印のものは適用しない。)

5)設計内訳書

3部材仕様

6)当社標準仕様書

押出形材

・ ステンカラー形材(艶消し)A 1※ JIS H4100(アルミニウム及びアルミニウム合金押出形材)に規定する A6063S-T5 及び A6N01S-T5
B板・ ブロンズ形材(艶消し)材※ JIS H4000(アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条)に規定する A1100P-H14 及びA1050P-H14 又は相当材

1

設計図書

C

□ 有り

□ (新築工事（）

平成（）年度版による。

改修工事（）

平成（）年度版による。

D

ステンレス鋼材・ その他着色形材(艶消し)

陽極酸化皮膜
平均厚さ 5μm以上

アクリル樹脂クリア
塗装を塗布し中温乾燥□ (JIS H8602-2010)

E

□ (F)

・ 手すり

(下記以外の製品は空欄に記載のこと)

備・ 中央部※ □(N/㎡)

・ コーナー部 (部位Ⅰ)※ □(N/㎡)・ コーナー部 (部位Ⅱ)※ □(N/㎡)※ □(N/㎡)

・ 防風スクリーン部※ □(N/㎡)板※ □(N/㎡)

・ 笠木※ □(N/㎡)※ □(N/㎡)

(屋根)

□ ()

アルマイトとする。(JIS H8601:1999に規定する陽極酸化皮膜)

樹脂ゴム成型材□ その他 複合皮膜仕様記入欄※ JIS A5756(建築用ガスケット)に準拠する オレフィン系熱可塑性エラストマー考(色:黒，アイボリー，グレー)□ その他 ((()))
焼付け塗装
処 理 方 法仕上げ種類

A・ アクリル樹脂
焼付け塗装
・ ウレタン樹脂
焼付け塗装
・ フッ素樹脂
焼付け塗装

アンカー・ねじ類※ JIS G4303(ステンレス鋼棒)、G4315(冷間圧造用ステンレス鋼線)、

・ 隔※ A2 相当皮膜※ 笠木受けプレート、EXP.J.Cフォルダ、外装パネル下地等の見え隠れとなるアルミ形材は、シルバー仕上げ・ ルーフバルコニー部)

・ 二次電解着色材(艶あり)ダイカスト類※ JIS H5301(亜鉛合金ダイカスト)に規定する ZDC2※ 建築基準法施行令第82条の5、第87条の2、および建設省告示第1454号、1458号により算出

設計風圧力□ (・ シルバー板材(艶あり)※ JIS H5302(アルミニウム合金ダイカスト)に規定する ADC12設計風圧力

当工事で使用する主な外装製品※ A2 相当皮膜※ JIS G3323(溶融亜鉛-アルミニウム-マグネシウム合金めっき鋼板及び鋼帯)に規定するSGMHC

主要材料

JIS G4318(冷間仕上ステンレス鋼棒) に規定する オーステナイト系SUS304,SUS410,SUSXM7
B

ボルト・ナット

規

皮 膜

塗 膜

化成皮膜下地アクリル系樹脂塗料を塗布し中温乾燥する

化成皮膜下地ウレタン系樹脂塗料を塗布し中温乾燥する

化成皮膜下地フッ素樹脂塗料を塗布し中温乾燥する

格

艶※ 膜厚 20μm以上□(μm以上)※ 膜厚 40μm以上□ (μm以上)※ 膜厚 40μm以上□ (μm以上)(外壁)注) 淡彩色(白系)や原色(赤、青、黄)は厚膜とする。

C樹脂接着剤□ その他 焼付け塗装仕様記入欄※ □(N/㎡)※ □(N/㎡)

・ 外装ルーバー※ □(N/㎡)・ ひさし※ □(N/㎡)・ 丸※ □(N/㎡)・ 角※ □(N/㎡)

当工事で使用する止水ゴム、およびガラス・パネル押え等の種類

・ 軒とい※ □(N/㎡)

A

補助シート

(EXP.J.C)

・ アルミソーラーフレーム※ □(N/㎡)

B

レインバリア、ガスケット(EXP.J.C)※ 軟質PVC

C

止水シーラー(手すり)※ EPDMD

ガラス・パネル押えビード(手すり)※ 軟質PVC

・ 外装パネル・ 外装スパンドレル

副資材D(ナイロンアンカー()□ 3分 □ 5分□ 全艶μm以上)※ Friulsider社 TU8(ナイロン6)
E

付属金物・付属部品

指定色の指定※ 日本塗料工業会 色見本帳色票番号または指定色見本による※ 製品個別に使用する金物の材料は、JIS規格品又は同等の材料とし接触腐食を起こさない材料
指定色 見本又は処理を施したものとする

・ たてとい□ 3分 □ 5分□ 全艶□ 3分 □ 5分□ 全艶□ 3分 □ 5分□ 全艶※ JIS G4309(ステンレス鋼線) に規定する オーステナイト系SUS304又は相当品※ CHEMOFAST社 STV-345、STV-345TP(ビニルエステル樹脂系)

・ EXP.J.C

格・ 二次電解着色材(艶消し)※ JIS G3101(一般構造用圧延鋼材)に規定するSS400

・ EXP.J.C

規膜・ シルバー板材(艶消し)形鋼・鋼板※ JIS G3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)に規定するSPHC

設計仕様

耐風圧性能

塗・ ブラック形材(艶消し))(ZAM鋼板)2法※ JIS G4305(冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯)に規定するSUS304

建築工事標準仕様書の有無※ 無し

方皮 膜・ シルバー形材(艶消し)A

1項の「建築工事標準仕様書」が〔有り〕の場合は、2項以下その仕様に基づきます。

処 理

種類

仕上げ種類

(但し、□印のついたものは適用しない。)

1)質疑応答書(※印は当社標準仕様)※ JIS H8602:2010(アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極酸化塗装複合皮膜)に規定する)□ その他 ()

※ 有り

□ 無し

色票番号

備()

()

考□※ JIS A5756(建築用ガスケット)に規定する EPDM、軟質PVC

ゴム・樹脂類・ ()□(N/㎡)□ その他 (※ EPDM 、※ 軟質PVC
B※ JIS H8641(溶融亜鉛めっき)に規定する HDZ40、HDZ45)□ その他 (C

水平強度
・ 980N/m・ 1225N/m

・ 1470N/m

A

耐火帯（cm）

B※建築基準法施行令86条3項
耐火帯

耐火帯フレーム※ HL仕上□ その他 ()

(EXP.J.C)※ アルカリアースシリケートウール(AES)

多雪区域では特定行政庁が建設省告示第1455号に基づき定めた数値とする。

)

ステンレス鋼材※ 2B仕上・ 2940N/m

水平強度

垂直積雪量

鋼材・鋼製品※ JIS H8610(電気亜鉛めっき)に規定する 2種 4級 12μ以上

日本エキスパンションジョイント工業会基準適合品(EXP.J.C)※ JIS G3313(電気亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)に規定するSECC (ボンデ鋼板)〔多雪区域〕
多雪区域を指定する基準は、次のいずれかです。
（1）垂直積雪量が1m以上の地域（2）積雪の初終間日数（当該区域中の積雪部分の割合が1/2を超える状態が継続する期間の日数）

耐積雪性能の平均値が30日以上の区域

変更:

積雪の単位荷重

制定:2017.5.1

訂正年月日

A

‘・・

※ 20N/cm･㎡

概・ ・□ 多雪区域

要（N/cm･㎡）

特記事

項作 成設 計担 当・・・

作成年月日

タイプ・・検印

工事名

縮尺・・

A1

1:･

図 名

設計仕様書

区分

・通し番号

A3

1:･

･

図面番号

･枚の内・・・・

設計 仕様4 表面処理耐火性能区分書
耐火性能

本書は、当社で製作する内外装建材の仕様書です。
［1］

指示チェックなき場合は、※印仕様（当社標準仕様）にて製作します。

［2］※印以外の仕様を適用する場合は、該当項目(※ 遮炎性能 建築基準法施行令 第107条 3項

耐火帯厚 t=12.5mm(EAJ-防災-3011)□ 遮熱性能 建築基準法施行令 第107条 2項

耐火帯厚 t=25mm(EAJ-防災-3012)□ その他 (A

アルミ製品

陽極酸化塗装複合皮膜)に特記または ■印 をつけております。

［3］

当工事で使用する製品および種類に、○印のついたものを適用します。

［4］

設計図書等の相互に差異のある場合は、原則として設計図書 記載の優先順位に基づいた仕様を適用します。

［5］

設計図及び特記仕様に記載されていない事項は、指定の建築工事標準仕様書による仕様を適用します。

2)特記仕様書

3)設計図

4)標準仕様書(但し、・ 印のものは適用しない。)

5)設計内訳書

3部材仕様

6)当社標準仕様書

押出形材

・ ステンカラー形材(艶消し)A 1※ JIS H4100(アルミニウム及びアルミニウム合金押出形材)に規定する A6063S-T5 及び A6N01S-T5
B

板・ ブロンズ形材(艶消し)材※ JIS H4000(アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条)に規定する A1100P-H14 及びA1050P-H14 又は相当材

1

設計図書C■ 有り□ (ステンレス鋼材

・ その他着色形材(艶消し)

新築工事（建築工事標準仕様書）

平成（ 25 ）年度版による。

改修工事（建築改修工事標準仕様書）

平成（ 25 ）年度版による。

D規膜

格

アクリル樹脂クリア塗装を塗布し中温乾燥

JIS H8602-2010)

・ シルバー板材(艶消し)○形鋼・鋼板※ JIS G3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)に規定するSPHC

主要材料

E元請指定の設計風圧力とする。

・ 手すり
○F)

(下記以外の製品は空欄に記載のこと)

設計風圧力

備

・ 中央部
○

※ □(865

N/㎡)○
・ コーナー部 (部位Ⅰ)※ □(1442

N/㎡)○
・ コーナー部 (部位Ⅱ)※ □(2885

N/㎡)※ □(N/㎡)

・ 防風スクリーン部※ □(N/㎡)※ □(・ 笠 木○

※ □(・ EXP.J.C (屋根)○※ ■(3000□ その他 複合皮膜仕様記入欄(色:黒，アイボリー，グレー)□ その他 ((A・ アクリル樹脂○
焼付け塗装
・ ウレタン樹脂
焼付け塗装
・ フッ素樹脂
焼付け塗装

アンカー・ねじ類
JIS G4318(冷間仕上ステンレス鋼棒) に規定する オーステナイト系SUS304,SUS410,SUSXM7

B

ボルト・ナット

元請指定

C

による

化成皮膜下地化成皮膜下地ウレタン系樹脂塗料を塗布し中温乾燥する

化成皮膜下地フッ素樹脂塗料を塗布し中温乾燥する

格

艶※ 膜厚 20μm以上■( 40μm以上)※ 膜厚 40μm以上□ (μm以上)※ 膜厚 40μm以上□ (μm以上)

樹脂接着剤■ 3分 □ 5分□ 全艶□ 3分 □ 5分□ 全艶□ 3分 □ 5分□ 全艶□ その他 焼付け塗装仕様記入欄※ CHEMOFAST社 STV-345、STV-345TP(ビニルエステル樹脂系)

元請指定※ □(N/㎡)

・ 外装ルーバー※ □(N/㎡)・ ひさし※ □(N/㎡)・ 丸※ □(N/㎡)・ 角※ □(N/㎡)

当工事で使用する止水ゴム、およびガラス・パネル押え等の種類

・ 軒とい※ □(N/㎡)

A

補助シート

(EXP.J.C)

・ アルミソーラーフレーム※ □(N/㎡)

B

レインバリア、ガスケット(EXP.J.C)※ 軟質PVC

C

止水シーラー(手すり)※ EPDMD

ガラス・パネル押えビード(手すり)※ 軟質PVC

副資材によるD(ナイロンアンカー()□ 3分 □ 5分□ 全艶μm以上)※ Friulsider社 TU8(ナイロン6)
E

付属金物・付属部品

指定色の指定※ 日本塗料工業会 色見本帳色票番号または指定色見本による※ 製品個別に使用する金物の材料は、JIS規格品又は同等の材料とし接触腐食を起こさない材料
指定色 見本又は処理を施したものとする

・ たてとい塗 膜
アクリル系樹脂塗料を塗布し中温乾燥する

注) 淡彩色(白系)や原色(赤、青、黄)は厚膜とする。

・ 外装パネル・ 外装スパンドレル

規皮 膜※ JIS G4309(ステンレス鋼線) に規定する オーステナイト系SUS304又は相当品※ ■(N/㎡))

処 理 方 法仕上げ種類

・ EXP.J.C (外壁)○

3000())
焼付け塗装

N/㎡)
N/㎡)

)

アルマイトとする。(JIS H8601:1999に規定する陽極酸化皮膜)※ JIS A5756(建築用ガスケット)に準拠する オレフィン系熱可塑性エラストマー

考N/㎡)
2019

□ (樹脂ゴム成型材※ JIS G4303(ステンレス鋼棒)、G4315(冷間圧造用ステンレス鋼線)、板※ A2 相当皮膜※ 笠木受けプレート、EXP.J.Cフォルダ、外装パネル下地等の見え隠れとなるアルミ形材は、シルバー仕上げ・ ルーフバルコニー部)

・ 二次電解着色材(艶あり)ダイカスト類※ JIS H5301(亜鉛合金ダイカスト)に規定する ZDC2※ 建築基準法施行令第82条の5、第87条の2、および建設省告示第1454号、1458号により算出

当工事で使用する主な外装製品□ (・ シルバー板材(艶あり)※ JIS H5302(アルミニウム合金ダイカスト)に規定する ADC12設計風圧力■ (EXP.J.Cのみ※ A2 相当皮膜
・ 二次電解着色材(艶消し)※ JIS G3323(溶融亜鉛-アルミニウム-マグネシウム合金めっき鋼板及び鋼帯)に規定するSGMHC

設計仕様

耐風圧性能

陽極酸化皮膜
平均厚さ 5μm以上□ (※ JIS G3101(一般構造用圧延鋼材)に規定するSS400・ 隔塗・ ブラック形材(艶消し))(ZAM鋼板)2法※ JIS G4305(冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯)に規定するSUS304

建築工事標準仕様書の有無※ 無し

方皮 膜・ シルバー形材(艶消し)○A

1項の「建築工事標準仕様書」が〔有り〕の場合は、2項以下その仕様に基づきます。

処 理種類

仕上げ種類

(但し、□印のついたものは適用しない。)

1)質疑応答書(※印は当社標準仕様)※ JIS H8602:2010(アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極酸化塗装複合皮膜)に規定する)□ その他 ()

※ 有り

□ 無し

色票番号備( J15-60V考)()□※ JIS A5756(建築用ガスケット)に規定する EPDM、軟質PVC

ゴム・樹脂類・ ()□(N/㎡)□ その他 (※ EPDM 、※ 軟質PVCB※ JIS H8641(溶融亜鉛めっき)に規定する HDZ40、HDZ45)□ その他 (C

水平強度・ 980N/m・ 1225N/m○・ 1470N/m

A

耐火帯（120cm）

B※建築基準法施行令86条3項
耐火帯

耐火帯フレーム※ HL仕上□ その他 ()

(EXP.J.C)※ アルカリアースシリケートウール(AES)

多雪区域では特定行政庁が建設省告示第1455号に基づき定めた数値とする。

)

ステンレス鋼材※ 2B仕上・ 2940N/m

水平強度

垂直積雪量

鋼材・鋼製品※ JIS H8610(電気亜鉛めっき)に規定する 2種 4級 12μ以上

日本エキスパンションジョイント工業会基準適合品(EXP.J.C)※ JIS G3313(電気亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)に規定するSECC (ボンデ鋼板)〔多雪区域〕
多雪区域を指定する基準は、次のいずれかです。
（1）垂直積雪量が1m以上の地域（2）積雪の初終間日数（当該区域中の積雪部分の割合が1/2を超える状態が継続する期間の日数）

耐積雪性能の平均値が30日以上の区域

変更:

積雪の単位荷重

制定:2017.5.1

訂正年月日

A‘・・

※ 20N/cm･㎡

概・ ・■ 多雪区域 （要30 N/cm･㎡）

特記

事

項作 成

設 計

担 当・・・

作成年月日

タイプ・・検印

工事名

縮尺・・

A1

1:･

図 名

設計仕様書

区分・通し番号

A3

1:･

･

図面番号

･枚の内・・・・