DAQ0080f

エコ.ＷｅｂⅣ
Ver.1.11

取扱説明書

第3版

2014 年 4 月

安全にご利用いただくために、製品のお取り扱いの前に、必ずこの取扱説明書をお読みください。

DAQ0080f

DAQ0080f

目次
１． ご使用の前に ...............................................................................................................................................1
１-１ 安全上のご注意 .................................................................................................................................................. 1
１-２ ご使用にあたり知っておいていただきたいこと ................................................................................... 5
１-３ 取扱説明書について ......................................................................................................................................... 7

２. エコ.WebⅣについて ..................................................................................................................................8
２-１ はじめに ............................................................................................................................................................... 8
２-２ エコ.WebⅣの機能について .......................................................................................................................... 9
２-３ 機能仕様 ............................................................................................................................................................ 10
２-４ 装置仕様 ............................................................................................................................................................ 11
２-５ MicroLAN 対応センサー ............................................................................................................................ 12
２-６ 多回路エネルギーモニタ BT3720（Panasonic） ........................................................................ 12
２-７ 多回路電力レコーダ KK11A/KK20A（東光東芝メーターシステムズ） ............................. 13
２-８ μTURTLE-RW（東洋電機製造） ........................................................................................................... 13
２-９ 目的に応じた入力構成例 ............................................................................................................................. 14
２-１０ 各部の名称とはたらき .............................................................................................................................. 16
２-１１ エコ.WebⅣ対応オプション .................................................................................................................... 17

３. エコ.WebⅣの取扱方法 .......................................................................................................................... 18
３-１ エコ.WebⅣの取り付け寸法 ....................................................................................................................... 18
３-２ DIN レールを利用する取り付け ............................................................................................................... 19
３-３ LAN インターフェース端子 ...................................................................................................................... 19
３-４ DI ポートと DO ポート ................................................................................................................................ 20
３-５ 電源を投入するまえに ................................................................................................................................. 22
３-６ 内部時計の充電時間 ...................................................................................................................................... 22
３-７ 電源を結束バンドで固定する .................................................................................................................... 22
３-８ MicroLAN 対応インターフェース .......................................................................................................... 24
３-９ USB メモリへのデータ転送方法 ............................................................................................................. 26

４. ネットワーク設定 .................................................................................................................................... 28
４-１ ネットワークとの接続方法とネットワークケーブル ....................................................................... 28
４-２ ネットワーク設定 .......................................................................................................................................... 29

５. Web コンテンツの解説 .......................................................................................................................... 30
５-１ Web コンテンツをご利用いただくために ............................................................................................ 30
５-２ Java について ................................................................................................................................................ 31
５-３ Java の設定（必須） ................................................................................................................................... 31
５-４ エコ.WebⅣへのアクセス方法 .................................................................................................................. 33
５-５ メニュー ............................................................................................................................................................ 34
５-６ 最新データ一覧コンテンツ......................................................................................................................... 37
５-７ デマンド監視コンテンツ ............................................................................................................................. 38
５-８ データグラフコンテンツ ............................................................................................................................. 40

DAQ0080f
５-９ 日報コンテンツ ............................................................................................................................................... 42
５-１０ 見せる化コンテンツ ................................................................................................................................... 44
５-１１ システム設定コンテンツ .......................................................................................................................... 51
５-１２ センサーパラメータ設定コンテンツ .................................................................................................... 56
５-１３ デマンド監視設定コンテンツ ................................................................................................................. 59
５-１４ グループ設定コンテンツ .......................................................................................................................... 61
５-１５ ログコンテンツ ............................................................................................................................................ 62

６. 機器の接続 ................................................................................................................................................. 63
６-１ 対応機器 ............................................................................................................................................................ 63
６-２ 多回路エネルギーモニタ BT3720 との接続 .................................................................................... 65
６-３ 多回路電力レコーダとの接続 .................................................................................................................... 74
６-４ μTURTLE-RW(東洋電機製造)との接続 ............................................................................................... 82

７. その他 ......................................................................................................................................................... 90
７-１ デマンド監視仕様 .......................................................................................................................................... 90
７-２ ネットワーク対応型警告灯の制御（オプション） ............................................................................ 92
７-３ FTP アップロード機能 ................................................................................................................................ 93
７-４ 保証期間 ............................................................................................................................................................ 93
７-５ お問い合わせ先 ............................................................................................................................................... 94

DAQ0080f

１． ご使用の前に１-１ 安 全 上 の ご 注 意
最初にエコ.WebⅣのご使用にあたり、安全に正しくお使いになり、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りいただくことを説明しています。

１-１-１ 誤 っ た 使 い 方 に よ る 損 害 の 程 度
表示を無視して誤ったご使用をされた場合に、想定される損害に応じて以下のように区分して説明します。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
警告
この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
注意１-１-２ お 守 り い た だ く 内 容
お客様にお守りいただく内容を、以下のような記号で表示しています。

この記号は「禁止の行為(してはいけないこと)」を告げているものです。

この記号は「強制の行為(しなければならないこと)」を告げているものです。

1

DAQ0080f

警告装置 DC5V 電源入力端子には、付属の AC アダプタ以外の装置を接続しないでください。また、AC アダプタや電源コードなどに異常のある場合も使用しないでください。
火災や感電、故障の原因になります。

本 装 置 の 各 端 子台 に 接続 さ れ る
機 器 は 、 最 大 定格 内 でご 使 用 く
だ さ い 。 最 大 定格 を 越え て 使 用
し ま す と 、 故 障や 火 災の 原 因 になります。

装 置 周 辺 に 植 木鉢 や コッ プ な ど
水 や 液 体 の 入 った 容 器、 ク リ ッ
プ な ど の 小 さ な金 属 など を 置 かないでください。
装置内部に入りますと 火災や感電、故障の原因になります。

水ぬれ
禁止

本装置および AC アダプタ、または接続される機器やケーブルに変形や破損、傷などがある場合は使用しないでください。
火災や感電、故障の原因になります。

本 装 置 は 防 水 ・防 滴 では あ り ま
せ ん 。 水 や 飲 み物 な どの 液 体 な
ど を か け た り 、あ る いは 水 な どが か か る 場 所 へ設 置 した り し な
いでください。
感 電 や 火 災 、 故障 の 原因 に な ります。
本 装 置 を 落 と した り 、強 い 衝 撃を与えたりしないでください。
万 一 、 落 と し たり 強 い衝 撃 を 与
え た り し て 装 置を 破 損さ せ た 場
合 は 、 装 置 電 源を 含 む接 続 さ れる 全 て の ケ ー ブル ・ コネ ク タ を
外 し て 、 弊 社 営業 窓 口ま で ご 連絡ください。
そ の ま ま 使 用 する と 火災 な ど の原因になります。
ま た 、 お 客 様 での 修 理は お 止 め
ください。

ぬれ手
禁止

分解禁止

2

ぬれた手で本装置や接続されているケーブルを触ったり、操作したりしないでください。
感電・故障の原因となります。

本装置および付属の AC アダプ
タを改造しないでください。また、本書で指定しています部品以
外のカバーやネジは外さないでください。
火災や感電・故障の原因となります。

DAQ0080f

警告
本装置に接続するケーブル、機器は正しく確実に配線してください。特に各端子台には極性があり、誤った配線をされますと動作しないだけでなく、故障、火災の原因になります。

電源を抜く

電源を抜く

装置内部に水や金属、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。万一、水や液体、金属、燃えやすいものなどの異物が装置内部に入った場合は、すぐに装置電源を抜き、弊社営業窓口まで
ご連絡ください。そのまま使用すると火災などの原因になります。

万一、煙が出ている、変なにおいがするなどの異常が見られる場合は、すぐに装置電源を抜き、接続される全てのケーブル・コネクタを外して、弊社営業窓口までご連絡ください。そのまま使用すると火災などの原因になります。
人命に関わる場合や他の設備などに大きな影響を与える場合などの制御、監視などは行わないでください。通信障害などにより必要な制御や情報の取得ができず、甚大な被害が発生する可能性が
あります。

注意
本装置を傾いている場所や不安定な場所、凹凸のある場所に設置しな
いでください。
落下し、故障やけがの原因になります。
本装置をノイズの多い環境に設置することは避けてください。
誤動作や故障の原因になります。
主な設置場所：一般的な事務所、オフィスまたはそれらに近い環境
不向きな場所：高圧変電設備室やモーター機器またはそれらに近い環境

本装置をほこりや湿気の非常に多い場所、腐食性のガスのある場
所、導電性の粉じんのある場所に設置しないでください。
故障や感電の原因になります。
本装置を取り付ける場合、ねじの締め付けなどに電動工具などを使用しないでください。ケースな
どに無理な力がかかり、故障の原因や、破片などでけがなどをする
場合があります。
ネ ッ ト ワ ー ク (LAN) に は
Ethernet 用のケーブル・コネク
タを使用してください。異なるケ
ーブル、コネクタを使用されますと、装置の機能障害、故障の原因になります。また、ネットワークに接続される他の機器やネット
ワーク自体への障害の原因になります。

本装置には使用可能電線以外の電線を使用しないでください。異なる
電線を使用しますと、機能障害や故障の原因になります。

3

DAQ0080f
注意
本装置のケーブルの配線を行う
場合は、ケーブルに無理な力を加えたり、ケーブルに無理な力が加わるような状態で設置・配線を行ったりしないでください。ケーブルの断線や故障の原因になりま
す。

電源を抜く

分解禁止

お客様による本装置の分解や改造、修理はお止めください。
機能障害や故障、感電の原因になります。
電源端子や Web ネットワーク(LAN)、MicroLAN ネットワー
ク、DI ポート、DO ポートのケーブルを抜く場合にケーブルを持って抜きますと、ケーブルの断線や故障の原因になります。

DI ポート、DO ポートの配線を行う場合は、電源を抜いてください。
感電、故障の原因になります。
本装置の設定は正しく行ってください。間違った設定により、思わぬ動作をし、機器を破損させるなどの場合があります。

4

DAQ0080f

１-２ ご 使 用 に あ た り 知 っ て お い て い た だ き た い こ と 設置環境について

本装置は防水、防滴仕様ではありません。本装置をぬらすことや、雨など水や液体のかかる場所での使用はできません。屋外で使用する場合には、水がかからないようにボックスなどに入れ、装置仕様の温湿度条件内(-20～60℃、30～85%RH(結露なし))でご使用ください。
湿気の多い場所や急激に温度の変化する場所で使用すると、装置内部に結露が発生 し故障などの原因になります。結露している状態または結露するおそれのある状態ではご使用にならないか、結露しないように対策を施してください。

 装置の電源(AC アダプタ)について


本装置は電源投入時、大きな電流（約 30A）が瞬間的（1ms 程度）に流れることがあります。（電源投入のタイミングにより異なります。）ひとつのブレーカーに装置 1 台の接続では問題ありませんが、複数台接続する場合はご注意ください。
また、エコ.WebⅣの電源系統中にリレーなどがある場合、この瞬間的な電流でリレーを破損してしまう可能性があります。できるだけ、分電盤のブレーカーより直接配線されたコ
ンセントをご使用ください。
AC アダプタは専用のものをご使用ください。指定外のものをご使用になっての不具合、故障については当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

 瞬時電圧低下(短時間停電)について


本装置には停電時の動作を保証する回路は含まれておりません。雷などによる商用電源の瞬時電圧低下(短時間停電)により、動作が停止することがあります。その場合、変更途中の設定内容などは反映されません。
雷が鳴っているときなど瞬時電圧低下が予想される状況では、設定変更などはお控えくだ
さい。また、大型の電気機器などが頻繁に入り切りされ、瞬時電圧低下が起こりやすい電源に接続しないでください。計測できないなどの問題が生じることがあります。

 ケーブルの抜き差しについて

各コネクタの抜き差しは必ずコネクタを持って行ってください。無理に引っ張ったり、工具などを使用したりするとコネクタやケーブルが破損します。
各ケーブルの接続は電源を切って(AC アダプタを抜いて)行ってください。
LAN や MicroLAN 端子台は、誤配線やショートによる故障、感電を防ぐため、電源を抜いた状態で接続されることをおすすめします。

 MicroLAN 対応センサーについて

本装置は弊社の MicroLAN 対応センサーにのみ対応しています。他の機器や、対応するMicroLAN 対応センサー以外(弊社以外の MicroLAN 対応センサーなど)を使用しても正し
く機能しません。
エコ.WebⅣの仕様上では総ケーブル長 100m、最大 32ch まで計測することが可能です
が、設置環境によっては条件を満たせないことがあります。

 装置の DO ポートについてDO ポートには、停電時の接点状態を保持する機能はありません。停電中および復電後はOFF になります。警告灯などの制御信号として利用する場合は、動作について考慮ください。OFF になると問題が生じる機器の制御には利用しないでください。

5

DAQ0080f

 装置のソフトウェアスイッチ操作について

装置側面の黒いソフトウェアスイッチを 10 秒以上押し続けると、ネットワーク設定とWeb 画面の認証パスワード設定が初期値に戻ります。また、起動時に押されていた場合は工場出荷リセット動作がはたらきます。誤操作には十分ご注意ください。

 ネットワークのセキュリティ対策について

本装置には、BASIC 認証というアクセス制限機能がありますが、万全ではありません。そのため、お客様の環境においてファイヤウォールなどのセキュリティ対策を行ってください。もし、セキュリティ対策を行わない場合、計測データなどの流出 、不正な制御による障害などの原因となります。セキュリティ対策については、お客様自身の責任において実施していただきますようお願い致します。セキュリティの不備などによる損害については
当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

 エコ.WebⅣの制御機能および監視機能について

本装置には、接点などを制御する機能があります。ただし、人命に関わるもの、制御の不動作・誤動作が与える影響が大きい恐れがある(設備の損害、人の負傷など)場合には、ご使用にならないでください。そのような場合にご使用になると、通信障害などにより必要な制御が行えず、甚大な被害が発生する可能性があります。
制御の設定や監視条件の設定についてはお客様の責任において正しく設定してください。
間違った設定などによる損害については当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

 ネットワーク設定について


本装置は LAN に接続し、様々な情報を提供する Web サーバーです。正しく設定するためには、ネットワークに関する知識が必要となります。パソコンの設定やネットワークの設定についてはそれぞれのパソコンやネットワーク構成機器などの取扱説明書などをご覧い
ただくか、ネットワーク管理者などにお問い合わせください。

 デマンド警報について

デマンド警報発生時には、Web ブラウザの画面にて警告表示・サウンド再生されますが、この機能は Web ブラウザの動作に依存していますので常時監視用途には使用しないでください。Web ブラウザの予期しないエラーやネットワーク障害などにより機能が停止し、警報を知ることができない可能性があります。また、メール機能のみを利用した監視もお避けください。電子メールの性質上、ネットワーク上の遅延や サーバー障害などによりお客さまの元に届かない可能性があります。ブラウザ画面での表示やメール機能はあくまで補助機能ですので、デマンド警報を確実に知るためにも本体の接点出力を利用してください。
本装置は電気料金などの課金計算には適用できません。またデマンド超過抑止を保証する
ものではありません。
必ず定期的な警報装置の動作点検を実施してください。

 MicroLAN の配線について

MicroLAN の最大ケーブル長は最もよい条件下で 100m となっています。接続するセン
サー数やノイズ環境などにより通信可能なケーブル長が短くなることがあります。また、一時的な通信品質の低下などにより計測が正しく行えないことがあります。ご不明な点は弊社までお問い合わせください。

6

DAQ0080f

１-３ 取 扱 説 明 書 に つ い て

１-３-１ 本 書 で の 表 記 に つ い て
本書では、「Windows 7 が動作するパソコンで Internet Explorer 11 を使用している」ものを例として表記しています。お使いの使用環境 （Windows の種類や表示設定、Internet
Explorer のバージョンなど）によって、表示が異なることが ありますので、ご注意ください。

１-３-２ 商 標 表 示™

®

「MicroLAN 」、「1-Wire 」は Dallas MAXIM Semiconductor Corp.の商標または登録商標です。
「イーサネット®」、「ETHERNET®」は富士ゼロックス社の登録商標です。
「Microsoft®」、「Microsoft® Windows® operating system」は米国 Microsoft
Corporation の登録商標です。
「Internet Explorer」、「インターネットエクスプローラ」、「エクスプローラ」、「 Microsoft
Excel」の著作権は米国 Microsoft Corporation が所有しています。
ネットワーク対応型警告灯はパトライト社の製品を使用しています。
「Java」、「JavaScript」はオラクル社の登録商標または商標です。
「エコ.Web®Ⅳ」は株式会社東光高岳の登録商標です。
その他、記載された会社名および製品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。
本書では商標を表す「™」、登録商標を表す「®」の表記を省略しています。
多回路エネルギーモニタは Panasonic 社の製品を使用しています。
多回路電力レコーダは東光東芝メーターシステムズ株式会社の製品を使用しています。
μTURTLE は東洋電機製造株式会社の製品を使用しています。

7

DAQ0080f

２. エコ.WebⅣについて
２-１ は じ め に
エコ.WebⅣはお客さまのエネルギー計測を支 援する小型の Web サーバーです。省エネの入門機としても最適なツールです。専用のソフトウェアを必要とせず、 Web ブラウザでどこからでも情報を見ることができます。
デマンド監視機能と電力計測機能を同時に利用することで、デマンド超過時に負荷の内訳をみて、負荷が高いところを遮断するなど最適な対策をとることが できます。
また、温湿度センサーやアナログ入力などの計測を併用することでエネルギー消費との関連性を把握することができます。

図２-１ エコ.WebⅣの基本システム構成

8

DAQ0080f

２-２ エ コ .W ebⅣ の 機 能 に つ い て
エコ.WebⅣには次のような機能があります。

表２-１ エコ.WebⅣの機能
機能

内容
Web ブラウザからアクセスし、現在の値を確認することができます。

Web サーバー

さらに、収集したデータをグラフで表示したり、パソコンへデータをダ
ウンロードしたりすることができます。

日報作成

収集した 30 分間隔データを 1 つの表形式でまとめた日報を作成します。2 年分のデータを記憶できます。
電力のデマンド値を予測し、設定レベル値を超えそうなときには接点をデマンド監視制御してブザーを鳴らすことができます。また補助機能として、メール
送信やネットワーク対応警告灯の自動制御に対応しています。
電力量だけでなくさまざまな センサーの計測ができます。電力量と他のセンサーの計測

センサーの計測値を重ねたグラフを作成できますので、空調や冷却機などの温度とエネルギー消費の因果関係を調べたりすることが できます。
今月を含む 25 か月分のデータを記憶できます。

データ転送

本体に保存されているデータファイルを FTP サーバーまたは USB メモ
リ※に自動転送することができます。

暗号化によるセキュリティ機能のついた USB メモリは使用できません。

9

DAQ0080f

２-３ 機 能 仕 様
エコ.WebⅣの機能仕様について示します。
表２-２ 機能仕様
項目
表示値更新間隔
デマンド監視MicroLAN
対応チャンネル数
μTURTLE 接続

多回路エネルギーモニタ
接続
多回路電力レコーダ接続

日報の記録間隔

日報保存日数
センサー個別データ
記録間隔
センサー個別データ
保存日数
ネットワーク仕様
1 分～2 分
1 チャンネル（μTURTLE は利用できません。）
有効センサー数 32ch（うち、デマンドは 1 チャンネル）
接続可能センサー数 64
東洋電機製造 μTURTLE-RW
TCP/IP にて接続
最大 32 までの計測要素に対応
パナソニック 多回路エネルギーモニタ BT3720
RS485 にて接続
最大 32 までの計測要素に対応
東光東芝メーターシステムズ 多回路電力レコーダ
KK11A/KK20A
RS485 にて最大 32 までの計測要素に対応
30 分固定（毎時 00 分と 30 分）
電力量は各時点での 0 時からの累計値
温度は 30 分間の平均値※日報コンテンツで取得できます。
25 ヶ月（今月を含む）
10 分間隔※データ集計ユーティリティまたは USB メモリで取得できます。
25 ヶ月（今月を含む）

Web サーバー機能（HTTP プロトコル）
タイムサーバー同期機能
メール送信機能（SMTP/SMTP-AUTH PLAIN）
インターフェース
Ethernet
MicroLAN
RS485
USB
DO 4 チャンネル
DI1 チャンネル（デマンドリセット用）
アラーム/制御
デマンド予測値のレベルを本体 DO ポートで出力センサー異常を本体 DO ポートで出力
デマンド予測値のレベルをネットワーク対応警告灯（PHN-3FB）に出力
Web サーバー
同時アクセス 10 ユーザーまで
Web コンテンツ
デマンド監視デマンド設定最新値一覧
センサー設定※ InternetExplorer11 省エネ評価
システム設定と Java プラグイン 7 が 日報（30 分毎）
ヘルプ
必要
見せる化画面
システムログ

10

DAQ0080f

２-４ 装 置 仕 様
表２-３ 装置仕様
項目
電源部
電源電圧
定格電流
最大消費電力
環境条件
動作温度
相対湿度
使用環境

仕様
DC5V±5%（AC アダプタ 100V）
最大 2.5A 以下 (USB は 2 ﾎﾟｰﾄ合計で 500mA 以下)
12.5W (USB は 2 ﾎﾟｰﾄ合計で 500mA 以下)-20℃～+60℃
30～85％RH（但し、結露なきこと）
定振動特性
装置上下、左右、前後の方向に JIS C 0911(旧:小型電気機器の振動試験方法)の方法により、振動数 16.7Hz、振幅 4mm の振動をそれぞれ 1 時
間加えても異常の無いこと。

耐ノイズ性能矩形波
インパルス特性輻射雑音レベル
伝導雑音レベル輻射雑音照射伝導雑音印加

静電気試験
絶縁性能
商用周波数
耐電圧
絶縁抵抗
雷インパルス
耐電圧
その他
環境
内部時計の電源

電源端子(AC アダプタ) ⇔ケース間に電圧±1500V、通信端子⇔ケース
間に電圧±750V(立ち上がり 20ns 以下)、パルス幅 100ns と 800nsの矩形波ノイズを 10ms 間隔で注入しても機器に異常が無いこと。
VCCI Class B 準拠
VCCI Class B 準拠
80MHz～1GHz において 120dBμV/m の雑音を照射しても正常に動作すること。
150kHz～80MHz において 120dBμV の雑音を電源回路に印加しても正常に動作すること。
装置動作状態において、下記放電電圧をインターバル 1s で 10 回印加しても、動作停止又は故障しないことを確認する。
接触放電：±8kV
気中放電：±15kV
印加場所：ケース中央、電源端子、信号線端子
電源端子(AC アダプタ)および通信端子一括⇔ケース間に AC1kV を 1 分
間印加しても異常の無いこと。
電源端子(AC アダプタ)および通信端子一括⇔ケース間を DC500V メガで測定して 5ＭΩ以上あること。
電源端子(AC アダプタ)および通信端子一括⇔ケース間に波形 1.2/50μs,2kV の標準雷インパルスを正負各 3 回印加しても異常が無いこと。
RoHS 対応
コンデンサによるバックアップ（※目安として 3 日間）
充電時間の目安 … 24 時間以上

11

DAQ0080f

２-５ Mi cro LAN 対 応 セ ン サ ー
表２-４ MicroLAN 対応センサーラインナップ
センサー

機能

PI 系
電力量センサーPI センサーに電力量を計測する回路を組み合わせ たセンサーです。
使用電力量を計測します。（2 点計測用と 8 点計測用があります。）
パルスを数える センサーです。パルス 出力のメーターを接続するこPI センサーとで積算使用量を計測します 。

パルス検出 センサー
温度センサー

取引用電力量計から出力されるパルスを検出し、使用電力量を計測できるセンサーです。
室内温度を計測します。
（配管用温度センサーもあります。）

温湿度センサー室内温度と室内湿度を計測します。

AI センサー

アナログ出力のある機器からデータを取得することができます。

DI センサー接点の入力状態を取得することができます。

MicroLAN は 1-wire プロトコルによる小規模ネットワークで、低コスト のデジタル通信ネットワークです。

本書では、エコ.WebⅣに接続可能な MicroLAN 対応センサーのことを「センサー」ある
いは「MicroLAN 対応センサー」と表記しています。

２-６ 多 回 路 エ ネ ル ギ ー モ ニ タ BT37 20 （ Panasoni c）
エコ.WebⅣは、多回路エネルギーモニタ BT3720（Panasonic）から計測データを取得することができます。

表２-５ 多回路エネルギーモニタ BT3720（Panasonic）
機能

内容
積算電力量・電圧・電流・力率

計測要素※パルス入力には対応していません。
※瞬時電力には対応していません。

計測要素数
回路

32 まで（MicroLAN の計測点数を含む）
単相 2 線・単相 3 線・三相 3 線※三相 4 線ユニットと異種系統ユニットには対応していません。

BT3720 本体ユニット数

本体ユニットは RS485 を使用して 31 台まで接続できます。

通信プロトコル

MEWTOCOL（RS485 通信）

エコ.WebⅣとのインタ ーフ ェース

RS485

12

DAQ0080f

２-７ 多 回 路 電 力 レ コ ー ダ KK1 1A/KK20A（ 東 光 東 芝 メ ー タ ー シ ス テ ム ズ ）エコ.WebⅣは、 多回路電力レコーダ KK11A/KK20A（東光東芝メーターシステムズ） から計測データを取得することができます。
表２-６ 多回路電力レコーダ KK11A/KK20A
機能

内容

計測要素

積算電力量・瞬時電力・電圧・電流・力率

計測要素数

32 点まで（MicroLAN の計測点数を含む）
単相電力・三相電力（定格 6000kVA まで）
KK11A は電力計測ユニットのみ対応

回路（※電力計測ユニットアドレスは 1～F の範囲で設定すること）RS485 上の本体接続数

KK11A と KK20A 混在可能 15 台まで通信プロトコルメーカー独自規格

エコ.WebⅣとのインターフェース

RS485

２-８ μ T URT LE -R W（ 東 洋 電 機 製 造 ）エコ.WebⅣは、μTURTLE-RW（東洋電機製造）から計測データを取得することができます。
（※無線通信の特性上、 1 分～2 分程度の遅れが生じます。）

表２-７ μTURTLE（東洋電機製造）
機能内容
子機μTURTLE-P（積算電力量・電圧・電流・力率）

計測要素

子機μTURTLE-I（電流）子機μTURTLE-A（アナログ・温度）
子機μTURTLE-PL（パルス）

計測要素数

32 点まで（MicroLAN の計測点数を含む）

回路

単相電力・三相電力

μTURTLE-RW 接続数

受信ユニットμTURTLE-RW は Ethernet を使用して接続します。Ethernet 上の接続数に制限はありません。

通信プロトコル

Modbus/TCP（東洋電機製造内規格）

エコ.WebⅣとのインターフェース

TCP/IP※μTURTLE-RW から取得した電力量データは、デマンド監視には利用できません。

13

DAQ0080f

２-９ 目 的 に 応 じ た 入 力 構 成 例
目的に応じて以下の入力機器構成が考えられます。また、これらを組み合わせて構成することもできます。

(1) デ マ ン ド 監 視 を 行 う （ 1 点 ）取引用電力メータ
MicroLAN

LAN

パルス検出センサ
取引用電力メータ

パルス変換器MicroLANLAN

MicroLAN

LAN

PIセンサ

電力線（受電）
CT

電力量センサ※μTURTLE はデマンド監視の対象外です。

(2) 電 力 量 を 計 測 し て デ ー タ ロ ガ ー と し て 利 用 す る
電力線（負荷）電力量センサ
CT

MicroLAN

USBメモリ(3) 各 種 セ ン サ ー を 組 み 合 わ せ て 計 測 す る

電力量センサPIセンサ
AIセンサ
DIOセンサ温度センサなど

MicroLAN※図中の CT は簡略化して表現しています。

14

LAN

DAQ0080f(4) 他 社 製 セ ン サ ー か ら デ ー タ を 取 り 込 ん で ネ ッ ト ワ ー ク 化 す る

Panasonic
多回路エネルギーモニタ BT3720

RS485

LAN

エコ.WebⅣ

RS485通信（15台まで）

KK11A

KK20A

CT付ケーブル
最大6回路

電力計測ユニット
15回路まで15

DAQ0080f

２-１０ 各 部 の 名 称 と は た ら き
ここでは、エコ.WebⅣ本体の各部の名称とはたらきについて解説します。

銘板（背面）

RS485

装置の型式、製造番号、MACアドレスを記載
しています。

RS485対応機器を接続します。

DIポート
接点を入力します。
警報を停止するときに使用します。

ソフトウェアスイッチ

DOポート

装置の初期化に使用します。

接点を出力します。
表示灯の制御をする場合に使用します。

動作LED2（赤）工場出荷状態への処理中に点灯します。
時計が未設定のときに点灯します。

動作LED1（緑）ネットワーク設定の変更中に点灯します。

ステータスLED
エコ.Webの起動が完了すると緑に点灯します。

USB2動作LED
データ転送中はUSB2_CONが点灯します。
エラーがあるとUSB2_ERRが点灯します。

USB1動作LED
データ転送中はUSB1_CONが点灯します。
エラーがあるとUSB1_ERRが点灯します。

リセットスイッチ

電源LED

エコ.Webを再起動する際に使用します。

エコ.Webに電源を入れると点灯します。

MicroLANインターフェイス
MicroLAN対応センサを接続します。

USBポート2(High Speed)

結束バンド用穴※こちらはUSB1.1の機器は利用できません。

結束バンドで電源ケーブ
ルを固定します。

USBポート1
LAN通信速度LED(橙)

データの吸出し機能でUSBメモリを使用します。

100Mbps接続時に点灯します。

電源入力端子
付属のACアダプタを接続します。
電源のON/OFFはACアダプタの抜き差しで行います。

LANインターフェース
LANのケーブルを接続します。

LAN通信状態LED(緑)LANの接続時に点灯し、通信時に点滅します。

16

DAQ0080f

２-１０-１ 本 体 と 付 属 品
ご使用前に、本体と付属品をご確認ください。万一、不備などがございましたら、弊社営業窓口までご連絡ください。
表２-８ 本体と付属品一覧
本体 1 台AC アダプタ 1 個装置の電源です。付属以外の AC アダプタは使用しないでください。

２-１１ エ コ .W ebⅣ 対 応 オ プ シ ョ ン(1) ネ ッ ト ワ ー ク 対 応 型 警 告 灯 （ 株 式 会 社 パ ト ラ イ ト ）NH●-3FB1（●は大きさにより異なります）

デマンド警報をネットワーク経由で光と音でお知らせする表示灯です。

【注意】誤不動作を防止するため、必ず定期的に動作点検を実施してください。

NH●-3FB1 の使用方法、動作不良・故障などの対応・責任については当社では負いかねます。ご面倒ですが機器のメーカーまでお問い合わせください。

17

DAQ0080f

３. エコ.WebⅣの取扱方法
３-１ エ コ .W ebⅣ の 取 り 付 け 寸 法

エコ.WebⅣとセンサーを設置します。センサーはそれぞれの取扱説明書を参照して取り付
けてください。
エコ.WebⅣは平らな壁などに、ネジ（M4）で 2 箇所固定します。ネジの長さ（取り付け穴の深さは 10.9mm）は取り付ける場所に応じて、選定してください。
メートル並目：Ｍ４・・・ワッシャなどの最大外形φ10 以下
タッピンネジ：推奨呼び４・・・ネジ頭径φ10 以下

穴径Φ5 深さ 10.9mm
130100
ソフトウェアスイッチ【注意】
側面のソフトウェアスイッチが接触しないように設置してください。
押されたままにすると、設定の初期化や工場出荷リセットがはたらき、データが消失します。

図３-１ エコ.WebⅣの取り付け寸法18

DAQ0080f

３-２ D IN レ ー ル を 利 用 す る 取 り 付 け
エコ.WebⅣを DIN レールに取り付けるには、別売りのアタッチメントを使用します。
また、アタッチメント取付けにはタップタイトあるいは２種タッピンねじ（呼び３×１０）
を４ヶ別途ご用意ください
推奨：タップタイト・ P タイプ・なべ：呼び３×１０
参考：タッピンねじ・なべ・ 2 種：呼び３×１０

３-３ LAN イ ン タ ー フ ェ ー ス 端 子LAN インターフェース(Ethernet)接続用のモジュラジャックです。UTP または STP ケーブル(カテゴリー5 以上)を接続します。

LAN

Ethernet

お願い
装置の故障や感電などを防ぐため以下のことをお守りください。
・LAN インターフェースには Ethernet 用のモジュラを接続してください。電話線のモジュラなどは接続できません。
・Web ネットワーク(LAN)に使用するケーブルは規格およびネットワークの状況に応じたケーブルを使用してください。場合によってはネットワークに通信障害を発生させ、他の機器に悪影響を及ぼす可能性があります。
・配線を行う場合は、非通電状態で行うことをお勧めします。

本書では、エコ.WebⅣが接続可能な上位系ネットワークを「LAN」と表記しています。
本来「LAN」は小規模ネットワークを指しますが、本書では「Ethernet(IEEE 802.3、Fast
Ethernet も含みます)」を指します。

19

DAQ0080f

３ -４ D I ポ ー ト と DO ポ ー ト
DI ポート、DO ポートに接続する端子台です。各端子には以下のように接続します。
DOポート

結線方法

最大定格：DC24V 300mA

接続例
+
+
+
+

-

+

1

+

DO2

-

DO3

2

電源 （DC+5～+24V)

DO4

3

+

4

リレー
+

5

Load +

6

電源(+)

7

電源(-) -

8

装置

ドライバなどでボタンを押しながら線を挿入します。

（オープンコレクタ出力）

DO1

DIポート
接続例

最大定格： DC24V 10mA
（無電圧接点入力）

1

+
+

DI1

2

-

+

+

DI2

-

+

-

+
-

-

DI3

DC24V接点（DC12V未満、または
DC24Vを超える場合）

+

DI4

-

3

有電圧接点出力

4

+

5

+

6

電源(DC24V)

リレー

装置

7

+

8

有電圧接点出力（DC12V～DC24V）

-

-

-

装置

装置内部回路概略
DO 接点仕様
定格：DC24V 300mA以下

DI 接点仕様
定格：DC24V 10mA以下（フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力）（フォトカプラ絶縁電流駆動入力）
DC24V

保護ダイオード

フォトカプラフォトカプラ

DO内部出力回路
DI内部入力回路

結線方法（DIポート，DOポート）
9mm

使用ケーブル：φ0.9～1.2
０.5～1.25mm2
AWG20～16線は被覆を9mm程度剥きます

ドライバなどでボタンを押しながら線を挿入します。
線を奥まで押し込んだら、ボタンを放します。
軽く引っ張ってみて、きちんと接続されているか確認します。

20

DAQ0080f
図３-２ DI ポート、DO ポートの接続
表３-１ 接点入出力仕様
DI ポート項目
入力形式

定格
使用ケーブル最大ケーブル長仕様
フォトカプラ絶縁
電流駆動方式
外部電源必要DC24V(外部電源)
DC10mA 以下
φ0.9～1.2
0.5～1.25mm 2(AWG20～16)(ツイストペア線を推奨)
5m

DO ポート項目
出力形式

定格使用ケーブル最大ケーブル長仕様
フォトカプラ絶縁
オープンコレクタ方式
外部電源必要DC24V (外部電源)
DC300mA 以下
φ0.9～1.2
0.5～1.25mm 2(AWG20～16)(ツイストペア線を推奨)
5m

お願い
装置の故障や感電、火災を防ぐため、以下のことをお守りください
 DI ポート、DO ポートは最大定格を超えて使用しないでください。
 DI ポートは、電圧直流 24V、電流 10mA 以下の有電圧接点に対応電源を抜くしています。外部からそれより大きな電圧を印加するような場合は外付けのリレーなどが必要になります。
 DI ポート、DO ポートには極性があります。正しく配線していただ
かないと動作しないだけでなく故障の原因になります。
 各コネクタは非通電状態で接続してください。

DO ポートには、非通電時の接点状態を保持する機構はありません。停電中および復電後は OFF になります。警告灯などの制御信号として利用する場合は、動作について考慮くだ
さい。OFF になると問題が生じる機器の制御には利用しないでください。

21

DAQ0080f

３-５ 電 源 を 投 入 す る ま え に作業が済みましたら、もう一度すべての配線をチェックしてください。
配線等に問題が無いことを確認したら、AC アダプタをエコ.WebⅣの電源コネクタおよびコンセントに挿して下さい。（必ず付属の AC アダプタをご利用ください。）※ 電源コネクタは最後までしっかりと差し込んでください。

３-６ 内 部 時 計 の 充 電 時 間
エコ.WebⅣの内部時計の電源は、コンデンサによるバックアップをしています。十分に充電されていないと時刻がリセットされてしまいますので、はじめてお使いになるときは 24
時間以上電源を投入してください。バックアップ可能な時間は目安として 3 日間です。

３-７ 電 源 を 結 束 バ ン ド で 固 定 す る
電源コネクタの抜けを防止するために、結束バンドで固定できる穴があります。

22

DAQ0080f

３-７-１ デ マ ン ド 警 報 発 生 時 の DO ポ ー ト 出 力 に つ い て
警報発生時にはエコ.WebⅣ本体の DO の接点状態が変化します。また、メールが自動送信されます。
DO 1 2 3 4
契約容量オーバー ○ ● ● ●緊急レベル ○ ● ● ○危険レベル ○ ● ○ ○平常 ○ ○ ○ ○センサ異常 ● ○ ○ ○（色の付いた●が ON（ショート）状態です。）

契約容量オーバーは予測値ではなく実測値で判定されます。このときの DO 接点 4
出力●はリセット 操作がされるまで ON のままとなります。接点 4 の出力を OFFにするには、デマンド監視設定画面にてリセット操作をするか、DI 接点 1 をショートします。
緊急レベルと危険レベル（DO2,DO3）は時限終了時に自動的に OFF になります。
接点 1 は、いずれかのセンサーで計測エラーが 3 回以上連続して発生したときにON になります。その後、すべてのセンサー計測が成功すると自動的に OFF になります。
表示灯
契約容量オーバー

リレー（24V以下）

緊急レベル

DO4
DO3
DO2
DO1

危険レベル

エコ.ＷｅｂⅣ

センサ異常ランプDI1

警報のリセットボタン
24V以下

図３-３ 接続例

３-７-２ 警 報 の リ セ ッ ト 操 作 に つ い て
契約容量オーバーにより接点 4 が ON になったときは、接点入力 1 を操作することにより解除することができます。
前項を参照し、ボタンなどを接点 1 に入力して接点をショートさせてください。
また、Web 画面操作によるリセットも可能です。

23

DAQ0080f

３-８ Mi cro LAN 対 応 イ ン タ ー フ ェ ー ス
MicroLAN ネットワークに接続する端子台です。各端子には以下のように接続します。

推奨ケーブル：MVVS 0.5×3C
Φ0.5mm より線
3芯シールド付

結線方法
9mm

43 21

線の先端を9mm程度剥きます4321

ドライバなどでボタンを押しながら線を挿入します。

SLD GND VCC

DQシールド 0V DC5V
線 （黒） （白）

データ線
（赤）

（参考）センサの配線方法
SL
D M_
AN L

SL
D M_
AN L

結線方法

押
す

データ線（赤） DQ
DC5V（白）VCC
0V（黒） GND
シールド線

9mm

SLD

奥まで押し込む

シールド 線

GND
0V
（黒）

VCC

DQ

ボタンを押しながら、ケーブルの導体を端子台の穴の奥まで差し込んで下さい。
DC5V データ線
奥まで差し込んだらボタンを離します。
（白） （赤）センサ（ケーブル付きタイプ）

センサ（端子台タイプ）

温湿度センサなど

PIセンサなど

図３-４ MicroLAN 対応インターフェースの接続

お願い
装置の故障や感電、火災を防ぐため、以下のことをお守りください
・MicroLAN 対応インターフェースは対応する MicroLAN 対応センサ専用です。他の機器は使用できません。
また、極性がありますので、正しく配線してください。他のセンサも使用できません。

電源を抜く

・MicroLAN 対応インターフェースはプラグアンドプレイに対応しておりますが、誤配線やショートによる故障を防ぐため非通電状態での接続をおすすめします。

24

DAQ0080f
表３-２ MicroLAN 対応センサー仕様一覧
項目

仕様

接続台数

最大 64 台備考
※１

弊社製 MicroLAN 対応センサーのみ使用可能

最大 32ch

計測チャンネル数

センサー

ch 数

電力量センサー2ch

多チャンネル
電力量センサー8ch

温湿度センサー2ch

温度センサー1ch

PI センサー2ch( 未 使 用1ch)

DIO センサー

2ch

AI センサー4ch

STMF-RT-1:室温計測用*:計測点数(ch 数)

温湿度センサーSTMF-RTH-1

DIO センサー

STMF-DIO-2

電力量センサーSTMF-WHM-2-※※:CT の設定による多チャンネル
電力量センサーSTMF-WHM-8-※※:CT の設定によります。

PI センサー
パルス検出
センサー

STMF-PI-2

AI センサーSTMF-AI-4

通信媒体

各ＭｉｃｒｏLANセンサ（最大64chまで）

1ch

温度センサー

伝送距離

バス接続 （リニア接続）

エコ．Ｗｅｂ

パルス検出
センサー

対
応
セ
ン
サ
ー

計測可能なチャンネル数は、最大 32ch までです。
センサー接続方法は下図のバス接続(リニア接続)が可能です。

ケーブル長は最大延長100mまでです。

バス接続(リニア接続) ※ ２
各センサーを互いに数珠つなぎに接続していきます。
温湿度センサーなどケーブルのある センサーは、ケーブルの先端で他のセンサーと接続・分岐します。

温度計測範囲-20℃～60℃(室温計測用)-20℃～80℃(配管計測)
温度:-20～60℃
湿度:10～90%接点入力:有電圧接点(4～12V)、無電圧接点（接点出力:3mA at 4V、10mA at 12V 使用しません）
単相２線、単相３線、三相３線 110/220V
分解能:500A CTの場合10Wh、5A CTの場合0.1Wh
8 回路までの電力量を計測できる電力量センサー。
4 つの ID をもっています。
このセンサーは 1 台につき 4 台分として数えます
パルス入力:無電圧接点
電子式複合需給用電力量計からのパルス を検出
2ch 認識しますが、1ch のみ使用します。

STMF-PD-1

アナログ計測範囲:0～5V(1～5V)
0～10V
0～20mA(4～20mA)

最大総長 100m
3芯シールド相当単芯 :φ0.4～1.2
より線:0.3～1.25mm 2(AWG26～16)

接続形態、環境により距離は変化します
推奨：MVVS 0.5×3C※１接続されている MicroLAN センサーの台数の総計を有効/無効の設定にかかわらず、64台までとしてください。その際、多チャンネル電力量センサーは 1 台につき 4 台分として数えます。64 台を超えるセンサーが接続されている場合は認識されませんのでご注意ください。

25

DAQ0080f

３-９ USB メ モ リ へ の デ ー タ 転 送 方 法

エコ.WebⅣに記録されたデータファイルは、USB メモリに転送することができます。
USB2.0 対応のものをご利用ください。
※ 暗号化によるセキュリティ機能のついた USB メモリは使用できません。
※ デバイスの経年劣化などにより、認識できないことがあります 。

本体の USB ポートに USB メモリを挿すと、自動的に認識して転送を始めます。
転送の対象となるファイルは、「センサー個別データ」「日報データ」「デマンド監視データ」です。システム設定画面にて設定した日数のデータファイルが転送されます。（当日のデータは含まれません。）【ご注意】システム設定画面で設定した日数が、実際に転送するデータ数に反映されるま
でには時間がかかることがあります。（かかる時間はセンサ数や日数により異なります。）

USB1,USB2 どちらのポートも使用できますが、同時に 2 つ使用できません。2 つ挿した場合はどちらか 1 つしか認識されません。
USB ポート 2 は、USB2.0HighSpeed のみ対応しています。USB1.1 とUSB2.0Fullspeed の機器は利用できません。USB ポート 1 もしくは USB2.0HighSpeed
対応機器をご利用ください。
表３-３ 利用可能な USB 機器
対象機器

USB ポート 1

USB ポート 2

Low Speed (1.5Mbps)

○利用可能

×利用不可

Full Speed (11Mbps)

○利用可能

×利用不可

High Speed (480Mbps)

○利用可能

○利用可能

26

DAQ0080f
転送状態は、本体の USB 用 LED 表示で確認することができます。

表３-４ USB メモリへの転送状態と LED の点灯
USB*_CON

点灯

データを転送しています。

USB*_CON消灯

データ転送が完了し、USB メモリを抜くことができます。

USB*_ERR

点灯

データ転送中にエラーが発生しました

緑点灯

赤点灯

USB メモリを抜くことができます。

また、第 3 者にデータファイルを取得されないようにするため、転送をロックすることができます。システム設定画面にて設定した認証キーと同じ名称のフォルダを USB メモリのルートに作成しておいてください。
認証キーを設定していない場合は、ロックがはたらきません。USB メモリのルートへ MAC
アドレスを元にした名前のフォルダを自動生成してデータファイルを転送します。

※ データ転送中には USB メモリを絶対に抜かないでください。USB メモリのデータが破損して読み込めなくなったり、エコ.WebⅣの動作が停止したりする恐れがあります。USB
メモリ内のデータは保証しかねますので、他のデータが保存されていないものを用意ください。

装置が USB メモリを異常デバイスであると判断すると、安全のため USB ポートをロック（入力を受け付けない状態）することがあります。その場合、別の USB メモリに変更しても認識されませんので、その場合にはいったん装置を再起動してロックを解除してください。
対象の USB メモリは再び使用しないでください。

27

DAQ0080f

４. ネットワーク設定
４-１ ネ ッ ト ワ ー ク と の 接 続 方 法 と ネ ッ ト ワ ー ク ケ ー ブ ル
エコ.WebⅣはネットワークケーブルの結線を自動認識します。ご利用になるネットワーク
環境によっては認識されない場合がありますので、下記を参考にケーブルを選定してください。

４-１-１ パ ソ コ ン に 直 接 接 続 す る と き
パソコンとエコ.WebⅣを直接接続するときは、カテゴリー5 以上のクロスケーブルを使用します。
最初にエコ.WebⅣの設定を行う場合は直接接続します。
データロガーとして設置する場合や仮設の場合などが該当します。

図４-１ 直接接続する場合

４-１-２ ロ ー カ ル ネ ッ ト ワ ー ク 接 続 の と き
ルーターや Ethernet ハブを介してエコ.WebⅣを接続するときは、カテゴリー5 以上のス
トレートケーブルを使用します。

WAN側

Ethernetハブ

またはルータLAN側ストレートのLANケーブル
エコ.WebⅣ
パソコン

図４-２ ルーターやハブに接続する場合

28

DAQ0080f

４-２ ネ ッ ト ワ ー ク 設 定
エコ.WebⅣは、センサーの計測データを Web ブラウザからリアルタイムで閲覧できる小型
Web サーバーです。エコ.WebⅣを Web サーバーとして動作させるためには、ご利用になるネットワーク環境に合わせた設定を行う必要があります。

４-２-１ Ｗ ｅ ｂ ブ ラ ウ ザ で の 方 法 （ パ ソ コ ン の ネ ッ ト ワ ー ク 設 定 変 更 が 必 要 で す ）(1) エ コ .W ebⅣ の 初 期 ネ ッ ト ワ ー ク 設 定
ブラウザでエコ.WebⅣにアクセスし、システム設定コンテンツで設定を変更します。
表４-１ エコ.WebⅣのネットワーク設定項目と初期設定
項目

内容

初期値

IP アドレスを設定します。
IP アドレス

エコ.WebⅣにアクセスする際に、ブラウザに入

192.168.0.3

力するアドレスです。
HTTP ポート番号

ブラウザが通信するためのポートを指定します。
通常は 80 のままご使用ください。

80

サブネットマスクを設定します。
サブネットマスク「ネットワークアドレスを自動的に取得する」に

255.255.255.0

チェックがない場合に有効です。
デフォルトゲートウェイ

デフォルトゲートウェイを設定します。

192.168.0.1

DNS サーバードレス 1

DNS サーバー(primary)を指定しますなし

エコ.WebⅣネットワーク設定がわからなくなったときは本体脇のスイッチを 10 秒以上押し続けてください。ネットワークの設定(IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ)と Web 画面のログインパスワードを初期化します。計測データやセンサーの設定などは削除されません。
※ このとき、ネットワーク内に初期値の IP アドレス 192.168.0.3 が存在しますと、一時的に初期化が保留されることがあります。LAN ケーブルを抜いて操作しますと確実です。

29

DAQ0080f

５. Web コンテンツの解説
５-１ W eb コ ン テ ン ツ を ご 利 用 い た だ く た め に
エコ.WebⅣへは、Web ブラウザ（インターネットエクスプローラ 11 を推奨します。）からアクセスすることができます。専用のソ フトウェアは要りません。エコ.WebⅣにアクセスし、各コンテンツをご利用にいただくためには、以下の環境が必要となります。

表５-１ 動作環境
環境
OS

条件
Windows 7

解説
下記のブラウザが動作する OS が必要です。
（見せる化画面は iOS7 と AndroidOS4.1 でも閲覧できま
す。）

ブラウザ

InternetExplorer

Microsoft Internet Explorer のバージョン 11 に最適化され

11

ています。
（見せる化画面は Safari、Android ブラウザ、Chrome でも閲覧出来ます。）

表示解像度

1024×768 以上を表示色

推奨
256 色以上

画面の表示解像度は 1024×768 以上を推奨します。
画面の色(表示色)は 256 色以上。(65536 色以上を推奨。)

Java プ ラ グ

Java7

オラクル Java 7 Runtime Environment update 51

イン（InternetExplorer7

エコ.WebⅣの Web 画面では、Java アプレットを使用してい以降で動作）ます。お使いのブラウザに Java がインストールされていない、またはバージョンが古い場合は、オラクル社の Java 日本語サイト(http://www.java.com/ja)にてバージョン 7 の Java プラグインを入手してください。

ネットワーク80(http)

HTTP ポート 80 は設定変更可能です。通常は 80 としてくだ
さい。

JavaScript

有効

エコ.WebⅣの Web 画面では JavaScript を使用しています。
ブラウザの設定にて JavaScript を有効にしてください。

キャッシュ

有効

ブラウザのキャッシュ機能を有効にしていただくと、次回からのアクセス時間が短縮できます。

クッキー

有効

エコ.WebⅣのコン テン ツは一部 ブ ラウザ のクッ キー機能を 利用しています。クッキー機能を有効にしていただくことにより、パスワード入力が省けるなど再アクセス時の操作を簡便にすることができます。

同時閲覧数

10 クライアント

エコ.WebⅣは簡易サー バー ですので、同時に多 量のアクセス（目安）がありますと予期しない動作をすることがあります。

30

DAQ0080f

５-２ Ja va に つ い てJava プラグインはブラウザ上でアプリケーションを動作させる技術です。エコ.WebⅣの
Web 画面では、Java アプレットを使用してグラフ等の表示をしています。お使いのブラウ
ザに Java がインストールされていない、またはバージョンが古い場合は、 オラクル社のJava 日本語サイト(http://www.java.com/ja)にてバージョン 7（または 8）の Java プラ
グインを入手してください。（2014 年 4 月時点、バージョン 7.51 および 8.0 で動作確認
しています。）※ Java プラグインバージョン 7 より、Internet Explorer(IE)はバージョン 7 以降が動作条件となっています。IE6 以前をお使いの場合は、Microsoft のホームページにてバージョンアップが必要です。

５-３ Ja va の 設 定 （ 必 須 ）エコ.WebⅣの画面を利用するためには、Java の設定を行う必要があります。
設定を反映させるために、必ず InternetExplorer を再起動してください。

Windows コントロールパネルより、Java コントロール・パネルを呼び出します。
（以下は、Java バージョン 7.51 の設定画面です。）[セキュリティ]タブの例外サイト・リストにエコ.Web のアドレスを登録します。

31

DAQ0080f（登録方法）「サイト・リストの編集」ボタンを押して、例外サイト・リストを呼び出してください。
「追加」ボタンにてエコ.Web のアドレス「http://～」を入力します。

追加の際、セキュリティ警告が表示された場合は「続行」ボタンを押して操作を継続してください。

【注意】これらの設定変更は、InternetExplorer の再起動後に反映されます。

【追記】Java プラグインバージョン 7 より、Java プラグインの実行前にセキュリティ警告が表示されるようになりました。この動作は Java の仕様となっております。エコ.Web の画面で動作する Java プラグインは安全です。お手数ですが、都度、実行ボタンを押してからご利用ください。

32

DAQ0080f

５-４ エ コ .W ebⅣ へ の ア ク セ ス 方 法
エコ.WebⅣへは、ブラウザからアクセスすることができます。専用のソフトウェアは要りません。ブラウザを起動し、ホームページを見るように、エコ.WebⅣの URL をアドレスバーに入力してアクセスします。「お気に入り」に登録していただくと 、次回以降のアクセスに便利です。

アドレス欄にhttp://エコ.WebⅣの IP アドレスを入力します。

（購入時は http://192.168.0.3 です。）

設定したアドレスを入力します。

図５-１ インターネットエクスプローラ画面
エコ.WebⅣにアクセスすると、ログイン認証画面が表示されます。ログイン操作はブラウザを起動するたびに 1 回だけ行います。

 ゲストの場合、ユーザー名に「guest」、設定したパスワード（初期値なし）と入力し、「OK」をクリックします。ゲスト認証をしないように設定した場合はこの画面は表示されません。
 管理者の 場合 、ユーザー名に「administrator」、設定したパスワード（初期値「 eco」）と入力し、「OK」をクリックします。

図５-２ 認証画面

33

DAQ0080f

５-５ メ ニ ュ ーエコ.WebⅣの Web 画面は、メニュー画面とコンテンツ画面の 2 画面で構成されています。
メニューコンテンツのリンクから右側のコンテンツ画面を切り替えることができます。

(1) コ ン テ ン ツ の 切 り 替 え

図５-３ メニューによるコンテンツの切り替え

34

DAQ0080f(2) ス テ ー タ ス 表 示
エコ.WebⅣの時刻と動作状況を表示します。計測に異常があるときやデマンド予測レベル
が設定値を超えたときにアラームを表示します。
表５-２ ステータス表示

表示
通常の状態です。
デマンド予測値が設定値を超えています。このまま稼動させていると契約容量をオーバーする可能性があります。
デマンド予測値が設定値を超えています。負荷を止めるなどしてただちに対策をとる必要があります。
デマンド実測値が契約容量をオーバーしました。この警報は警報解除操作※1 をおこなうまで停止しません。
センサーに計測エラーが発生しています。正しく接続されているかどうか確認してください。
時計が出荷状態の 2000 年になっています。システム設定にて時刻の設定を行ってください。

※ 契約容量オーバーのレベル判定は予測値ではなく実測値で行います。契約容量をオーバーした場合は、ステータス表示に表示されたままとなります。デマンド監視設定画
面で「警報出力解除」により契約容量オーバー時の警報出力を停止することができます。
※ デマンド警報が発生しているときは交互に”ここをクリック!!”と表示されます。このとき、ステータス表示部をマウスでクリックするとデマンド監視コンテンツ（契約容量オーバーのときはデマンド設定コンテンツ）に切り替えることが できます。

♪アラーム音について←チェックマークの操作 ： アラーム音の停止
何らかのアラーム発生時にはパソコンのスピーカーからアラーム音が出力されます。□♪のチェックを外すと一時的にアラーム音の再生を抑止することが できます。□♪のチェックを外し、再びチェックを入れるとアラーム音の再生テストができます。（アラーム音が 3 回鳴ります。パソコンにスピーカーが接続されていない、音量が 0 になっているときはアラーム音が聞こえません。）

35

DAQ0080f(3) ヘ ル プ
ヘルプ画面を呼び出します。
ヘルプ画面は、エコ.WebⅣ内のオフラインドキュメントを表示しています。

図５-４ ヘルプ画面(4) Java の ダ ウ ン ロ ー ド
エコ.WebⅣの Web 画面をご利用いただくためには Java プラグインが必要です。「オフラインインストール」を利用することにより、インターネットに接続できなくてもエコ.Web
Ⅳに用意されているインストーラを利用して Java プラグインを導入することができます。
ただし、Java プラグインは脆弱性の修正やパフォーマンス向上のため不定期に更新されています。Java のオンラインサイトよりバージョン 7 を導入してご利用ください。
（推奨する Java のバージョンは 7.51 です。）

36

DAQ0080f

５-６ 最 新 デ ー タ 一 覧 コ ン テ ン ツ
接続されているセンサーの最新値を一覧表示する画面です。最新値は最短で 1 分毎に自動更新されます。
センサーの値はバーグラフで視覚的に比較することが できます。バーグラフのスケールは センサー設定で変更できます。また、表示色はセンサーの種類によって決められています。

① 文字サイズを変更することができます。この設定はブラウザの Cookie により次回表示時にも反映されます。
② センサー名称と識別 ID の表示を切り替えます。センサー固有の ID を確認できます。
③ トレンドグラフに表示されているセンサーを色と形で識別するための凡例マークです。
④ グラフに表示するセンサーをグループ単位で 2 つまで選択することができます。
⑤ 時間別トレンドグラフには 30 分毎のデータが折れ線で表示されます。 ただし DI のグラ
フは状変ごとの矩形グラフとなります。グラフのマークと色は センサー一覧の凡例に対応しています。
※ 本コンテンツを表示中にセンサーを追加したときや設定を変更したときはブラウザの再読み込みを行ってください。
表５-３ 値のエラー表示について
データなし

センサーが見つかりません。配線の接続を確認してください。

※エラーが起きるときは、設置環境によりノイズなどの一時的な影響を受けている可能性もあります。

37

DAQ0080f

５-７ デ マ ン ド 監 視 コ ン テ ン ツ
デマンド監視中のデータを見ることができます。

① グラフの傾きから予測値を算出します。設定されたレベルよりも大きい値になると警報が出力されます。
１分毎の棒グラフは、1 分間の電力量 kWh をもとに算出した平均電力 kW を表しています。
契約容量オーバーが解除されていない場合、画面左部のステータス表示は契約容量オーバ
ーとなりますが、ここで表示される警報は今現在の予測値をもとにしたレベルですので表示が異なる場合があります。
② 過去 12 ヶ月のうちの最大デマンド値が参考表示されます。この値が電力会社との契約容量の基準値（参考）と なります。
※本装置による計測データは実際の電力会社との契約には適用されません。あくまで参考値としてご利用ください。
※月初め(1 日)から月末までの最大値となります。お客さまの契約によっては〆日が異なりますので、参考値としてご利用ください。

38

DAQ0080f③ 現在の負荷状況が上位順に表示されます。
ここに示されている負荷の値は、それぞれの時限内の積算値をもとに 1 時間あたりの電力量を算出した結果です。
「その他」はデマンド監視対象の予測値から上位負荷の合計を差し引いた目安であり、負の値になることがあります。
④ 時間別グラフにマウスのカーソルを合わせると、30 分ごとのデマンド値が表示されます。
現在の時限データは予測値がグラフ化されます。
予測値は 3 分前（時限終了 10 分前からは 2 分前）の値との傾きで算出されます。
予測値が設定値を上回ると警報が発生します。
※Web 画面上の警報やメール出力は補助機能です。常時監視には本体の接点出力に警報器などを接続してご利用ください。

（契約容量オーバー時の表示例）※ マスク時間（各時限の最初の 5 分間固定）はレベル判定されません。この間は前時限の結果グラフが表示されます。
※ デマンド監視設定画面にて過去 12 ヶ月の最大デマンド値の記録を削除することができます。
※ 10 秒を超える時刻修正があった場合は、一時中断し次の分より再開します。
※ 1 分を超える時刻修正があった場合は、その時限のデマンド監視が中断されます。
※ 「準備中」と表示される
エコ.WebⅣの起動後（停電などによる再起動を含む）などで、時限開始時（ 0 分）の値が取得できていないときは次の時限開始後 5 分まで「準備中」となります。
警報発生時にはエコ.WebⅣ本体の DO の接点状態が変化します。また、メールが自動送信されます。

（●●が ON（ショート）状態です。）
契約容量オーバーは予測値ではなく実測値で判定されます。このときの DO 接点 4 出力●はリセット 操作がされるまで ON のままとなります。接点 4 の出力を OFF にするには、デマンド監視設定画面にてリセット操作をするか、DI 接点 1 をショートします。
接点 2 と 3 は時限終了時に自動的に OFF になります。

39

DAQ0080f

５-８ デ ー タ グ ラ フ コ ン テ ン ツ
計測したデータをグラフで表示する画面です。2 年前のデータまでさかのぼって表示することができます。

①

グループを同時に２つまで表示できます。表示中のセンサーは凡例にリストアップされ、グラフのマークと対応しています。

②

PI 系センサーは折れ線に加え、積上げの表示も選択できます。（※グループ A のみ）③

グラフにマウスのカーソルを合わせると、その時限の計測値が表示されます。

④

1～31 日間の表示範囲を指定できます。

表示範囲の選択によって、表示可能なグラフの種類が変わります。
DI センサーは ON/OFF が矩形波によって表され、表示範囲の選択に関係ありません。

1日

10 分間隔の実測データが表示されます。

2～7 日

30 分間隔の平均データが表示されます。

8 日～31 日

1 日のトータルデータが表示されます。センサーの種類に応じて平均・最
大・最小・合計から選択します。

40

DAQ0080f※ グラフのスケールはグループ設定でのグラフ最大値・グラフ最小値が適用されます。
※ グラフの期間に 8 日以上を選択したとき、PI 系センサーのグループで表示されるデー
タは 1 日の積算量です。グラフスケールは設定値の 20 倍が適用されます。
※ 最新値を確認するにはその都度、表示更新を行ってください。
※ ブラウザの Cookie を有効にしておくと次回表示時にも選択した表示項目が反映されます。

41

DAQ0080f

５-９ 日 報 コ ン テ ン ツ
センサーの集計データを 30 分の表形式でまとめて見ることができます。（DI センサーは対象外）① 表 示する日付を選択します。（最初の表示は昨日の日付です。）② 総合日報をクリックすると全センサーの集計データを表示します。
③ 電力日報をクリックすると[kWh]単位の集計データのみを表示します。
④ CSV ダウンロー ドボタンをクリックすると表示中のデータをファイル保存することができます。

※ CSV とはデータがカンマで区切られた表形式のテキストファイルのことで、エクセルなどの表編集ソフトウェアで読み込むことができます。
※ CSV ダウンロード時にエクセルなどの CSV ファイルに関連付けられているアプリケーションが起動する場合は、そのアプリケーション上で保存してください。
※ 画面の呼び出し時には前日のデータが表示されますが、本日の日にちを指定すると現時点までのデータを見ることができます。
※ 初回ダウンロード時にブラウザからセキュリティの警告が表示される場合があります。
この場合はダウンロードを許可するように設定してください。
※ USB メモリまたはオプションソフトウェアのデータ集計ユーティリティを使用すると、10 分毎の個別データファイルを取得することができます。

42

DAQ0080f【総合日報の表示データについて】
PI 系は 30 分間の積算値（差分）が表示されます。
温度・湿度・アナログは 30 分間の平均値で表示されます。
DI センサーの値は日報に集計されません。
【電力日報の表示データについて】
電力日報では、1 時間あたりの平均電力に換算（実際の使用量×2）して表示されます。
デマンド監視対象を基準とし、他の負荷を差し引いた分を「その他」として表示します。
効率や誤差、発電機などにより「その他」が負の値になることもあります。
合計値はその列に表示されている値の合計ではなく、その日の 0 時からの積算実測値が表示されます。

43

DAQ0080f

５-１０ 見 せ る 化 コ ン テ ン ツ(1) メ イ ン 画 面 解 説本コンテンツのメイン画面です。
この画面では各グループの平均電力量とそれらの総平均電力を表示します。

※ 見せる化画面にデータを表示させるには、あらかじめグループ設定で見せる化画面の表示対象に設定をしておく必要があります。

44

DAQ0080f①システム名称

本製品が管理するシステムの名称を表示します。

②目標値設定ボタン

目標値を設定する画面に遷移します。

③ヘルプボタン

本製品のヘルプ画面へ遷移します。

④総平均電力各グループの総平均電力を表示します。

⑤合計名称

本製品の総平均電力の名称を表示します。
本製品の総平均電力量を表示します[kW]または[W]総平均電力と目標値の割合で以下のいずれかの吹き出し・キャラクターを表示します。
【吹き出し青・キャラクター笑顔】
安全圏です。平均電力が目標値の 90%未満の場合です。

⑥電力変化表示【吹き出し黄・キャラクター無表情】
警告状態です。平均電力が目標値の 90%以上 100%以下の
場合です。



【吹き出し赤・キャラクター泣き顔】
目標値を超えています。平均電力が目標値よりも大きい場合
です。

⑦時間表示

最新の電力取得時間を時・分・秒で表示します。

⑧平均電力グラフ

本製品の現在の総平均電力を棒グラフで表示します。
また、目標値を青い区切り線で表示します。

⑨グループ別平均電力

本製品で設定した電力に関係するグループの平均電力を表示する領域です。
エコ.Web で設定したグループ名を表示します。
また、本領域をクリックすることでグラフ詳細画面に遷移します。

⑩アイコン

各グループをアイコンで表示します。

本グループの平均電力を表示します。
⑪グループ別平均電力グラフ また、本グループに設定した目標値を青い区切り線で表示します。
⑫グループ用電力吹き出し

本グループの平均電力量を表示します[kW]または[W]。
総平均電力の吹き出し同様、平均電力と目標値に応じて吹き出しの色が変化します。

⑬グループ用省太郎くん

本グループに対応したキャラクタです。
総平均用キャラクタ同様、グループの平均電力に対応した表情を表示します。

45

DAQ0080f(2) グ ラ フ 詳 細 画 面 解 説
各グループの 1 日の詳細なグラフを表示します。

①TOP ボタン

TOP へ遷移します。

②システム名称

本製品が管理するシステムの名称を表示します。

③目標値設定ボタン

目標値を設定する画面に遷移します。

④ヘルプボタン

本製品のヘルプ画面へ遷移します。

⑤日付

表示している詳細グラフの日付を表示します。

⑥グループ名称

本グループの名称を表示します。
本製品の総平均電力量を表示します [kW]または[W]総平均電力と目標値の割合で以下のいずれかの吹き出し・キャラクターを表示します。
【吹き出し青・キャラクター笑顔】
安全圏です。平均電力が目標値の 90%未満の場合です。

⑦電力変化表示【吹き出し黄・キャラクター無表情】
警告状態です。平均電力が目標値の 90%以上 100%以下の場合です。

【吹き出し赤・キャラクター泣き顔】
目標値を超えています。平均電力が目標値よりも大きい場合です。

⑧時間表示

最新の電力取得時間を時・分・秒で表示します。

⑨時間別グラフ絞込み
パネル表示しているグラフを以下の時間帯別に絞り込んで表示します。
0～5 時／6～11 時／12～17 時／18～23 時／1 日表示

46

DAQ0080f

現在のグラフデータと比較するため、過去の同一グループの電力データの表示/非表示、表示する日付の操作を行います。
○表示ボタン
過去データの表示を行います。

⑩過去データ表示操作
パネル○非表示ボタン
表示している過去データを非表示にします。

○前日/翌日/前週/翌週ボタン
過去データの日付を変更します。

○リセットボタン
過去データの日付を初期値（表示している日付の 1 日前）に変更します。

47

DAQ0080f⑪グループ別平均電力(1 日)

本グループの 1 日単位の平均電力を表示する領域です。
グループに属するセンサーごとの電力の積み上げグラフを表示します。

48

DAQ0080f(3) 設 定 画 面 解 説本コンテンツの設定画面です。

①TOP ボタン

TOP へ遷移します。

②システム名称

本製品が管理するシステムの名称を表示します。

③目標値設定ボタン

目標値を設定する画面に遷移します。

④ヘルプボタン

本製品のヘルプ画面へ遷移します。

⑤グループ総平均目標値 本製品全体の目標値の平均値を表示します。
⑥グループ別目標値

本グループの目標値を入力します。

⑦目標値設定ボタン

変更した目標値を本製品に保存します。

※注意：本ボタンを押下し、保存が完了した旨の表示がされるまでは目標値は保存されません。また、目標値は半角数字で入力してください。

49

DAQ0080f(4) ア イ コ ン 設 定 画 面 解 説本コンテンツのアイコン設定画面です。

①アイコン

赤枠が現在のアイコンです。
他のアイコンに変更する場合はタッチしてください。

① 変更したいアイコンをタッチするとアイコン設定画面へ遷移します。
② 変更したいアイコンをタッチします。
③ 選択したアイコンに変わります。

50

DAQ0080f

５-１１ シ ス テ ム 設 定 コ ン テ ン ツ
エコ.WebⅣの各種動作を設定することができます。

(1) ネ ッ ト ワ ー ク 設 定項目IP アドレス

概要

初期値

同じ ネ ット ワ ーク 内 に重 複し な いよ う に注 意
して設定してください。

192.168.0.3

サブネットマスク255.255.255.0

デフォルトゲートウェ
イ

192.168.0.1
外部 機 器へ ド メイ ン でア クセ ス する 場 合に 必

DNS サーバードレス

要です。
（タイムサーバー・メール送信・FTP なし
送信・デマンド警報出力など）
イン タ ーネ ッ トへ の アク セス に プロ キ シ サ ー

プロキシ設定バー を 経由 す る必 要 があ る場 合 は設 定 をし て 使用しないください。

HTTP ポート番号

ブラ ウ ザで ア クセ ス する とき に 使用 す るポ ー
ト番号です。80 番が標準的に使用されます。

80

コマンド通信ポート

外部機器とのやりとりに使用します。

5963

MTU 値

必要に応じてパケットサイズを調整します。

1500

ネットワークアドレスを DHCP サーバーから

DHCP

自 動 的 に 取 得 し ま す 。（ 通 常 は 無 効 に し て ご 無効
利用ください。）※ ネットワークの設定方法は使用するネットワーク環境により異なりますので、ネットワークの管理者またはお使いのネットワーク環境を十分把握されている方が行ってください。

51

DAQ0080f(2) 時 刻 設 定

項目概要

タイムサーバード
タイムサーバーを利用して自動的に時刻を合わせ る場合に必要です。
レス
今すぐ同期

設定済みのタイムサーバーと時刻同期を行います。
「PC 時刻をセット」を使用する場合はパソコンの時刻を正しくセットし手動時刻設定てからクリックしてください。
※10 日に一回時刻を合わせてください。

※ 取引用電力メーターの時刻と差異がある場合、実際のデマンド値とのずれが生じ ます。
※ 10 秒以上の時刻修正があった場合は、一時中断し次の分より再開します。
※ 1 分以上の時刻修正を行った場合、その時限のデマンド監視は中断されます。
※ エコ.WebⅣの内部時計は、コンデンサによるバックアップ電源で動作しています。
はじめてお使いになるときは、24 時間以上電源を投入してコンデンサを十分に充電してください。バックアップ可能な時間は目安として 3 日間です。

52

DAQ0080f(3) そ の 他 設 定

項目
エコ.Web の名称

概要

初期値

ブラ ウ ザの タ イト ル バー やお 気 に入 り （ブ ッ クマ ーク）に反映されます。

エコ.WebⅣ

設定コンテンツがパスワードにより制限されます。

ログインパスワード「ゲストの認証をしない」をチェックするとゲストコ 認証しない[guest]ンテンツへのパスワード認証が省略されます。

ログインパスワード
設定を含むすべてのコンテンツへアクセスできます。 eco[administrator]
対応通信機器の選択
今すぐ再起動

RS485 対応の通信機器をひとつ選択します。変更を 多回路電力レ反映するには再起動が必要です。
装置の再起動を行います。

53

コ

DAQ0080f(4) メ ー ル 設 定
デマンド予測が設定値をオーバーしたときやセンサーの計測エラーが発生したときにメールを自動送信することができます。

項目

概要

初期値

プロバイダが指定する SMTP（送信メール）サーバーのSMTP サーバードレス アドレスを入力します。ドメインで入力する場合は、DNS
サーバードレスの設定が必要です。
SMTP ポート

通常は 25 を指定しますが、SMTP 認証を使用する場合
は 587 が使用されることがあります。プロバイダの設定 25
に従って入力してください。

宛先メールアドレス

メールの送信先を入力してください。宛先を ;で区切ると最大 5 箇所まで設定することができます。

送信元メールアドレス

プ ロバ イダ から 提供 され た実 在す るメ ール アド レス を 入力してください。

プロバイダによっては SMTP 認証というセキュリティの仕組みが利用される場合があります。その場合はここをチSMTP 認証を使用する
ェ ック して 指定 され た ユ ーザ ー名 とパ スワ ード を入 力 してください。
ユーザー名

SMTP 認証を使用する場合のユーザー名です。

パスワード

SMTP 認証を使用する場合のパスワードです。

送信テストボタン

テストメールを送信します。新しい設定でテストをする場
合は、設定を更新してから実行してください。エコ.Web
Ⅳ には メー ルが 正し く送 信さ れた か判 断す るこ とが で きませんので、受信側でメールの着信を確認してください。

※ SMTP または SMTP 認証（SMTP-AUTH PLAIN）に対応していないプロバイダのメールサービスは利用できません。
※ Hotmail や Gmail などのウェブメールサービスは利用できません。
※ 電子メールの性質上、遅延や障害による通知漏れの可能性があります。本体接点出力による警報器制御と併用してご利用ください。

54

DAQ0080f(5) デ ー タ 転 送 設 定

項目

概要

初期値

認証キーの名称を設定します。USB メモリのルートに認証キー

USB 認証キーと同じ名前のフォルダを作成してください。空白に設定しておくと、認証なしになります。

USB 転送日数
FTP ディレクトリ

データ転送する日数を設定します。10～60 日を選択できます。40 日
FTP サーバーアドレス/FTP カレントディレクトリ以下に作成したディレクトリ名

FTP ロ グ イ ン ユ ー ザ
FTP サーバーで設定したユーザー名を設定してください。
ーパスワード

FTP サーバーで設定したパスワードを設定してください。

FTP 接続方式

パッシブ接続の有無を設定します。
データ転送する日数を設定します。

FTP 転送日数（転送間隔を短く設定する場合に は、なるべく少ない日数を指 3 日
定してください。）

FTP 転送間隔
FTP 転送対象

自動転送の間隔を設定します。
30 分毎/毎時/毎日[1 時]から選択します。
FTP 転送の対象とするデータの種類を選択します。

FTP 転 送 テ ス ト ボ タ FTP データ転送をします。新しい設定でテストする場合は、設ン
定を更新してから実行してください。

55

しない
すべて

DAQ0080f

５-１２ セ ン サ ー パ ラ メ ー タ 設 定 コ ン テ ン ツ
センサーの計測パラメータを設定します。

②① センサーリスト③ センサーのプロパティ④ データIDの交換⑤ パラメータのコピー・貼り付け⑥⑦ センサーの検索⑧ 表示順の変更① ここに接続されているセンサーの一覧が表示されていますので、ID_チャンネルが一致するものをクリックして名称などのパラメータを変更します。（有効センサー数/接続センサー数が表示されます。）表示順を変更すると、画面表示の順序に反映されます。
② ここでの編集内容は「編集内容を送信」ボタンをクリックしてエコ.WebⅣに送信するま
では反映されません。途中で編集内容をキャンセルしたい場合はそのまま画面を閉じてください。
③ センサーの種類によって編集できるプロパティが異なります。新たに接続したばかりの センサーは「無効」に設定されています。この画面でパラメータを「有効」に設定すると、計測を開始します。
④ データ ID の交換により、センサー故障時のデータ移行が簡単に行えます。
⑤ 同じ種類のセンサーは入力したパラメータのコピー・貼り付けができます。
⑥ 登録抹消ボタン（下記を参照してください。）⑦ 通常、起動時に自動的にセンサーの検出が行われますが、未検出のセンサーがあった場合
はこの操作で再検索できます。【注意】検索中は計測漏れが発生することがあります。
⑧ 表示順を変更すると、各コンテンツ画面でのセンサーの並び方に反映されます。
※ MicroLAN センサーには生産時より固有の 16 桁の ID が割り当てられています。16桁の ID_チャンネル番号（ID_CH）がセンサー名称の初期値として生成されます。
※ 1 パルスあたりの電力の設定は使用する CT やパルス入力仕様によって異なります。何kW 使用すると 1 パルス出力されるかをよく確認して設定を行ってください。十分な計測精56

DAQ0080f
度が得られるように、乗率はできる限り小さい値にしてください。
※名称は 50 文字まで指定できます。また、『”,”、”?”、”=”、”&”、”#”』は使用不可となっています。

※ センサー情報の登録抹消
登録されたセンサー情報を削除するときは、センサーを MicroLAN 接続から外してから登録抹消ボタンを押してください。
登録抹消ボタンを押すと選択画面が表示されます。

登 録 抹 消 す 記録されている計測データも削除します。また、同じ MicroLANID のる
チャンネルも全て削除されます。
無効にする

記録されている計測データは削除されません。

キャンセル

センサーの登録抹消を取り消します。

■ MicroLAN PI センサー／電力量センサーのパルス設定
外部機器が出力するパルスを PI センサーで計測するときは、十分な計測精度を得るために、乗率ができる限り小さい値になるように CT などを選定してください。1 パルスあたりの電力（乗率を 60 倍した値）が計測精度の目安です。
使用する電流センサーCT により、次のように設定します。

CT の型式

装置定格 乗率 kWh/pCT-500A-5M

500A

0.01 500A まで計測可能

CT-300A-5M

300A

0.01 300A まで計測可能

CT-50A-5M

50A

0.001 50A まで計測可能

CT-50A-5M

5A

0.0001 5A まで計測可能

57

DAQ0080f■ データ ID の交換
センサーが故障して機器の交換が必要になったときは、データ ID の交換により前のセンサーのデータを引き継ぐことができます。（この機能は MicroLAN センサーのみ利用可能です。）
センサーの登録情報には、センサー固有の MicroLAN ID とエコ.WebⅣが管理するデータ
ID が紐付けられています。これの紐付けを交換することにより、古いセンサーが記録していたデータファイルへ新しいセンサーのデータを引き続き記録していくことができます。
データ ID の交換が完了したら、古いセンサーの情報を削除してください。
この画面上で編集中の反映されていないプロパティはデータ ID の交換により破棄されますのでご注意ください。

58

DAQ0080f

５-１３ デ マ ン ド 監 視 設 定 コ ン テ ン ツ
デマンド監視のパラメータを設定します。
レベル
契約容量

電力会社とのデマンド契約容量を入力します。

緊急レベル

警報を発したい予測値を入力します。危険レベル＜緊急レベルの 2 段階で設定可能です。余裕をみて実際のデマンド契約容量よりも小さめの値を設定してください。

危険レベル

緊急レベルよりも軽めの警報として設定します。

契約容量をオーバーした場合は、この画面で「解除」ボタンにより契約容量オーバー時の警報出力を停止してください。

①②制御モード③時間帯別レベル設定

④

⑤

59

DAQ0080f① 接続されているセンサーからデマンド監視対象を選択します。対象となるのは PI 系センサーの 1 チャンネルのみです。
② 制御モードの選択をします。
レベル表示モード

予測値のレベルに合わせて制御します。予測値がレベルを下回ると警報が解除されます。
予測値が一度達したレベルを保持し、時限終了まで警報が解除されませキープ制御モードん。これは、警報が解除されると負荷の運転を再開してしまい、警報を再発させてしまうのを防止する狙いがあります。

③ 時間帯別レベル設定を入力します。高圧季節別時間帯契約をしているお客さま向けの設定です。□時間帯別設定を適用するにチェックを入れるとこちらの設定を優先してレベル判
定します。
④ ネットワーク対応型警告灯～株式会社パトライト社製 NHL-3FB1（およびその互換機）の IP アドレスを入力します。（ポート番号の初期値は 10000 番です。）アドレスは「;」半角セミコロンで区切って 5 台まで指定できます。
⑤ エコ.WebⅣには過去 12 ヶ月分の各月最大デマンドが記録されています。これを削除したい場合に使用します。

警報出力解除をクリックすると、画面左側のステータス表示が正常に戻り、パトライトへの出力およびエコ.WebⅣ本体の DO ポート出力がリセットされます。警報が発生したデ
マンド時限中の操作ではリセットされません。

60

DAQ0080f

５-１４ グ ル ー プ 設 定 コ ン テ ン ツ

センサーをグループ分けしてグラフ表示を設定します。
登録可能なグループは 32 までです。同じ単位のセンサーを複数のグループに重複して設定することができます。
グループ名称を重複して設定することはできません。

④①編集ボタン②プロパティ設定④センサーの選択① 新規作成ボタンを押してグループを作成します。また「いますぐ削除」ボタンで 選択したグループを削除することができます。
② 選択されているグループの設定情報が表示されます。見せる化画面に表示させる場合は、電力を計測するグループのみ、選択することができます。
③ ここに接続されているセンサーの一覧が表示されますので同じ単位のセンサーを選択してください。1 グループあたり 8 センサーまで登録できます。
④ 最大値・最小値は最新データ一覧のトレンドグラフ及びデータグラフのグラフスケールになります。

編集内容を送信するまで、設定は反映されません。

61

DAQ0080f

５-１５ ロ グ コ ン テ ン ツ
エコ.WebⅣの動作イベント履歴を表示します。
各項目で最新 50 件まで保持されます。

項目

ログ出力種別デマンド警報

緊急レベル発報

ログ出力【緊急】 デマンド予測値が緊急レベルを超過しました。 218.96kW / 180.0kW
例外が発生しました。
（commandMessage.CommandMessag

エラーログ

プログラムの例外発生

eConverter/convertToParameter でjava.lang.NumberFormatException:
For input string: “100.11”が発生しました）

メール送信ログ
センサー通信エラーログ

メール送信

test@test.ne.jp にメールを送信しました。

センサー通信エラー発生

10000000057F8920_1 との通信でエセンサー通信エラー復旧

ラーが発生しました。

ネットワーク設定変更

ネットワーク設定の内容が変更されました。[http port:8080→443]

システムロググループ設定の内容が変更されました。

グループ設定変更[GroupID:[GroupID:1,2,3,4,5]
ユーザーにより、時刻が修正されました。

時刻補正ログ

時刻設定（2010/02/24 01:20:36 →2010/02/24 01:21:00）

データ転送ログ

起動ログ
IP パトライト制御ログ【成功】 USB メモリファイルを転送しま

USB 転送した。【アクセス日時】 10/02/02

FTP 転送

17:05:55

システム起動履歴

エコ.WebⅣ3 システムが起動しました。

IP パトライトの制御エラ

IP パトライトの制御に失敗しました。

ーと復旧

IP パトライトの制御が復旧しました。

※ 契約容量オーバーのレベル判定は予測値ではなく実測値で行われます。契約容量オーバーの警報出力は、警報出力リセットをするまで解除されません。デマンド監視設定画面にて「警報出力リセット」をすることにより警報出力を停止することができます。
※ ログに記録された内容は削除できません。

62

DAQ0080f

６. 機器の接続
６-１ 対 応 機 器( 1 ) S T i N CⅡ （ エ コ .W e b Ⅳ ）図６-１ エコ.WebⅣ(2) 多 回 路 エ ネ ル ギ ー モ ニ タ ( Panasonic)
多回路エネルギーモニタで計測している積算電力量・電流・電圧・力率の 4 つの計測要素
をエコ.WebⅣに取り込みます。
 BT3720

本体ユニット BT3721

表示設定ユニット BT3722

増設ユニット

図６-２ 左から BT3720 / BT3722 / BT3721※ BT37201 異種系統ユニットには対応しておりません。
※ BT37202 三相 4 線ユニットには対応しておりません。
※ 計測要素として瞬時電力には対応しておりません。

63

DAQ0080f( 3) 多 回 路 電 力 レ コ ー ダ KK 11A / KK 20A( 東 光 東 芝 メ ー タ ー シ ス テ ム ズ )多回路電力レコーダで計測している計測要素をエコ.WebⅣに取り込みます。
KK11A と KK20A は同じ RS485 回線上に混在可能です。

図６-３ 多回路電力レコーダ（左から KK11A／KK20A）※ KK11A に接続する電力計測ユニットの回路アドレスは 1～F を設定してください。
エコ.WebⅣでは、回路アドレス 0 は利用できません。

( 4 ) μ T UR T L E -RW ( 東 洋 電 機 製 造 )μTURTLE-RW で計測しているμTURTLE 子機の計測要素をエコ.WebⅣに取り込みます。
 μTURTLE-RW 受信ユニット
 μTURTLE-P

無線電力センサー μTURTLE-I

無線電流センサー μTURTLE-A

無線アナログセンサー

 μTURTLE-PL 無線パルスセンサー

図６-４ μTURTLE-RW

図６-５ 左からμTURTLE-P／μTURTLE-I／μTURTLE-A／μTURTLE-PL

64

DAQ0080f

６-２ 多 回 路 エ ネ ル ギ ー モ ニ タ BT3 720 と の 接 続

６-２-１ BT37 20 本 体 ユ ニ ッ ト の 準 備
エコ.WebⅣで多回路エネルギーモニタの計測データを取得するには、あらかじめ表示設定
ユニットで回路設定をしておく必要があります。
多回路エネルギーモニタの取扱説明書をよく読んで設置から設定までを行ってください。

【注意】表示設定ユニットの通信設定にて、種類を MEWTOCOL、通信速度を 9.6kbpsにする必要があります。

図６-６ 表示設定ユニットによる MEWTOCOL の設定
必ず多回路エネルギーモニタが計測可能となっている状態で、表示設定ユニットを使用して正しく動作していることを確認してからエコ.WebⅣに接続してください。回路の種類がエコ.WebⅣに正しく認識されないことがあります。

【注意】RS485 ネットワーク ID は 1～31 の範囲で重複しないように設定してください。

65

DAQ0080f

６-２-２ 接 続 回 路 数 と 計 測 要 素 数
RS485 の最大伝送距離は 800m です。本体ユニットは最大 31 台まで接続することができますが、エコ.WebⅣで取得できるデータは各ユニットの回路から合計 32 要素と限られています。
例えば、ある回路の「積算電力量」と「力率」はそれぞれ 1 要素（計 2 要素）と数えます。
RS485

1回路あたり4つの計測要素

800m 31台まで
1台あたり32回路（単相2線）

・積算電力量・電流・電圧・力率

BT3720
1台あたり16回路（3線式）

BT3720・積算電力量
・電流1
・電流2
・電流3
・電圧1
・電圧2
・電圧3
・力率

1回路あたり8つの計測要素
BT3720エコ.WebⅣはこの中から32要素まで計測できます。

エコ.WebⅣ

66

DAQ0080f

６-２-３ RS485 ケ ー ブ ル の 接 続(1) RS485 ケ ー ブ ル の 接 続
エコ.WebⅣと多回路エネルギーモニタを RS485 ケーブルで接続します。エコ.WebⅣの電源投入時に認識されますので、電源を切った状態で接続するか電源をリセットしてください。
※ エコ.WebⅣのシステム設定にて「多回路エネルギーモニタ」を選択する必要があります。

エコ.WebⅣCT
BT3720エコ.WebⅢが取得できるのは
合計32回路まで

CTケーブル
最大伝送距離800m

BT3720

本体ユニット31台まで

本体ユニット1台につきユニット増設3台まで

RS485
図６-７ 接続構成( 2 ) R S 4 8 5 端 子 と B T 3 7 20 の 接 続RS485 端子と BT3720 は 2 線式（シールド付）の RS485 ケーブルで接続します。端
子番号 3（R+）と BT3720 の端子 TXD+、端子番号 4（R-）と BT3720 の端子 TXD-をつないでください。

エコ.WebⅣ

BT3720

＋

TXD＋

―

TXD―

GND

SG

図６-８ BT3720 との RS485 接続

67DAQ0080f

６-２-４ R S485 対 応 通 信 機 器 の 選 択 （ エ コ . We bⅣ の シ ス テ ム 設 定 ）エコ.WebⅣのシステム設定画面にて、[その他設定]-[対応通信機器の選択]を「多回路エネルギーモニタ」に切り替えてください。設定を送信後、再起動すると多回路エネルギーモ
ニタが認識されるようになります。

図６-９ システム設定画面 [その他設定]-[対応通信機器の選択]

68

DAQ0080f

６-２-５ 回 路 の 登 録
多回路エネルギーモニタの回路設定をして接続し、エコ.WebⅣを起動すると、センサーのひとつとして回路が自動認識されます。エコ.WebⅣが計測できるのは 32 計測要素までです。
エコ.WebⅣにアクセスし、センサー設定画面にて、登録された計測要素の名称やグラフ表示などの設定変更をすることができます。

図６-１０ センサー設定コンテンツ【注意】
必ず多回路エネルギーモニタが計測可能となっている状態で、表示設定ユニットを使用して正しく動作していることを確認してからエコ.WebⅣに接続してください。
回路の種類（2 線・3 線）がエコ.WebⅣに正しく認識されないことがあります。

69

DAQ0080f

６-２-６ セ ン サ ー ID に つ い て
エコ.WebⅣに登録された多回路エネルギーモニタの回路には、計測したデータを識別する
ためのセンサーID が自動的に割り当てられます。センサーID は RS485 ネットワーク ID、
センサー種別コードと回路番号をもとに作成されます。10 番以降の回路番号にはアルファ
ベットが割り当てられます。
\\\\\\000000@@F＄0_#(\\\\\\がエコ.WebⅣの固有キー、@@が RS485 ネットワーク ID、F＄がセンサー種
別コード、#が回路番号)
表６-１ “F$” センサー種別コード表
計測要素
積算電力量
電圧（2 線式）
電圧 R（3 線式）
電圧 S（3 線式）
電圧 T（3 線式）
電流（2 線式）
電流 R（3 線式）
電流 S（3 線式）
電流 T（3 線式）
力率

センサー種別コード（2 桁）
F0
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
FA

表６-２ “#” 回路番号の対応表
回路番号
#
回路番号
#
回路番号
#

1
1
11
B
21
L

2
2
12
C
22
M

3
3
13
D
23
N

4
4
14
E
24
O

5
5
15
F
25
P

6
6
16
G
26
Q

70

7
7
17
H
27
R

8
8
18
I
28
S

9
9
19
J
29
T

10
A
20
K
30
U

31
V

32
W

DAQ0080f

６-２-７ 多 回 路 エ ネ ル ギ ー モ ニ タ の 計 測 デ ー タ
多回路エネルギーモニタから取得することができる計測データは積算電力量・電圧・電流・力率の 4 種になります。（※瞬時電力には対応しておりません。）
取得した計測データは、Web 画面で確認することができます。デマンド監視やグラ
フ表示、日報集計、データファイルのダウンロードなどの機能が利用できます。
多回路エネルギーモニタのデータは、MicroLAN 電力量センサーのデータと同等の扱
いになります。

(1) 最 新 デ ー タ
Web 画面の最新データ一覧コンテンツでは、各回路の 1～2 分毎の最新値を確認することができます。
表６-３ 計測要素
積算電力量

現 在 の 電 力 [kW]と 本 日 の 積 算 電 力 量 [kWh]が 確 認 で き ま す 。（ 現 在 の 電 力 [kW]は前回値との差分から 1 時間あたりの電力量を算出したものです。）背景に表示されるバーメーターは、センサー設定で指定した電力[kW]のグラフ最大値に対する割合を示しています。

電圧

現在の電圧値 [V]が確認できます。背景に表示されるバーメーターは、 センサー
設定で指定した電圧値[V]のグラフ最大値に対する割合を示しています。

電流

現在の電流値 [A]が確認できます。背景に表示されるバーメーターは、 センサー
設定で指定した電流値[A]のグラフ最大値に対する割合を示しています。

力率

現在の力率[%]が確認できます。背景に表示されるバーメーターは、 センサー 設
定で指定した力率[%]のグラフ最大値に対する割合を示しています。

図６-１１ 最新データ一覧コンテンツ

71

DAQ0080f(2) 個 別 デ ー タ フ ァ イ ル
回路毎の個別データファイルは、エコ.WebⅣのデータアップロード機能によって取得することができます。FTP サーバーへは定期的に、USB メモリには本体の USB ポートへ差し込んだときに個別データファイルをコピーします。
また、別売りの Windows 用ソフトウェア「エコ.Web データ集計ユーティリティ」を使用すると、LAN 内のエコ.WebⅣから個別データを簡単に取得することができます。
個別データファイルは、CSV 形式のテキストファイルで、回路毎に 1 日 1 ファイル生成されます。ファイルの保存先ディレクトリは年月で分けられており、各ファイルには 10 分
ごとのデータが記録されています。文字コードは Shift-JIS です。
ファイル名とディレクトリ構成は以下のようになっています。
\ data \ データ ID \ 年月 \ データ ID_年月日.txt
個別データファイルの内容は、以下の例のようになっています。
【積算電力量】（例）\data\00040D00000001F0_2\201009\00040D00000001F0_2_F0_20100901.txt
データ ID,00040D00000001F0_2,
日付,2010/09/01,
センサー名称,受電,測定名称,電力量,
ID_CH, 00040D00000001F0_2,
単位,kWh,2010/09/27 00:00:07,0.00,14250.00
2010/09/27 00:10:04,2.46,14252.46
2010/09/27 00:20:05,4.38,14254.38
2010/09/27 00:30:06,6.49,14256.49
2010/09/27 00:40:05,8.90,14258.90
2010/09/27 00:50:04,11.30,142511.30①②③
時刻と計測値が記録されている行には、2 種類のデータがあります。カンマ,で区切られた※ 左の列にはデータの日付時刻② 中の列には 0 時を起点とした積算電力量データ③ 右の列には工場出荷時を起点とした積算電力量データ（9999999.99kWh の次が 0.01kWh になります。）

72

DAQ0080f【電圧・電流・力率】（例）\data\00040D00000001F1_2\201009\00040D00000001F1_2_F1_20100901.txt
データ ID,00040D00000001F1_2,
日付,2010/09/01,
センサー名称,電圧,
測定名称,電圧,
ID_CH, 00040D00000001F1_2,
単位,kWh,2010/09/27 00:00:07,93.17
2010/09/27 00:10:04,93.07
2010/09/27 00:20:05,93.18
2010/09/27 00:30:06,93.30
2010/09/27 00:40:05,93.96
2010/09/27 00:50:04,94.06※ ②
時刻と計測値が記録されている行には、カンマ,で区切られた※ 左の列にはデータの日付時刻② 右の列には 10 分平均値データが記録されています。
1 日あたりのデータ容量は 4～6kB になります。

73

DAQ0080f

６-３ 多 回 路 電 力 レ コ ー ダ と の 接 続

６-３-１ 多 回 路 電 力 レ コ ー ダ KK11A の 準 備
エコ.WebⅣで多回路エネルギーモニタ KK11A の計測データを取得するには、あらかじめ本体ユニットで回路設定をしておく必要があります。
多回路電力レコーダの取扱説明書をよく読んで設置から設定までを行ってください。

図６-１２ 本体ユニット（KK11A）と電力計測ユニット【注意】電力計測ユニットのアドレスは 1～F の範囲で設定してください。エコ.WebⅣでは 0 は使用できません。
（ 本体ユニットのアドレスについては 0～F の範囲で設定できます。）

図６-１３ ロータリースイッチによるアドレス設定は”0”以外に必ず多回路電力レコーダが計測可能となっている状態で、正しく動作していることを確認してからエコ.WebⅣに接続してください。

６-３-２ 多 回 路 電 力 レ コ ー ダ KK20A の 準 備
エコ.WebⅣで多回路エネルギーモニタ KK20A の計測データを取得するには、あらかじめ本体ユニットで回路設定をしておく必要があります。
多回路電力レコーダの取扱説明書をよく読んで設置から設定までを行ってください。

図６-１４ 本体ユニット（KK20A）

74

DAQ0080f

６-３-３ 接 続 回 路 数 と 計 測 要 素 数
RS485 の最大伝送距離は 500m です。本体ユニットは最大 15 台まで接続することができますが、エコ.WebⅣで取得できるデータの要素数は合計 32 要素までと限られています。
例えば、ある回路の「積算電力量」と「力率」はそれぞれ 1 要素（計 2 要素）と数えます。

エコ.WebⅣ

RS485通信（15台まで）

KK11A

KK20A

CT付ケーブル
最大6回路

電力計測ユニット
15回路まで75

DAQ0080f

６-３-４ RS485 端 子 へ の 接 続(1) RS485 ケ ー ブ ル の 接 続
エコ.WebⅣの電源投入時に認識されますので、電源を切った状態で接続するか電源をリセ
ットしてください。
※ エコ.WebⅣのシステム設定にて多回路電力レコーダを選択する必要があります。
KK20A
CT
本体ユニット1台につき最大6回路多回路電力レコーダ
KK11A
本体ユニット1台につき最大15回路（アドレス1～F）

エコ.WebⅣ

RS485(通信距離500m)
本体ユニット最大15台

電力計測ユニット

図６-１５ 接続構成

(2) RS485 端 子 と 多 回 路 電 力 レ コ ー ダ の 接 続RS485 端子と多回路電力レコーダは 2 線式（シールド付）の RS485 ケーブルで接続します。下表のようにそれぞれの端子をつないでください。

エコ.WebⅣ

KK11A

KK20A

＋

TA2

TRA

―

TB2

TRB

GND

G2

SG

図６-１６ 多回路電力レコーダの RS485 接続

76DAQ0080f

６-３-５ R S485 対 応 通 信 機 器 の 選 択 （ エ コ . We bⅣ の シ ス テ ム 設 定 ）エコ.WebⅣのシステム設定画面にて、[その他設定]-[対応通信機器の選択]を「多回路電力レコーダ」に切り替えてください。その後、再起動すると多回路電力レコーダが認識されるようになります。

図６-１７ システム設定画面 [その他設定]-[対応通信機器の選択]

６-３-６ 回 路 の 登 録
多回路電力レコーダの回路設定をしてエコ.WebⅣを起動すると、回路が自動認識されます。
エコ.WebⅣが計測できるのは 32 計測要素までです。
エコ.WebⅣにアクセスし、センサー設定画面にて、登録された計測要素の名称やグラフ表示などの設定変更をすることができます。

図６-１８ センサー設定コンテンツ【注意】必ず多回路電力レコーダ単体で計測可能となっている状態で、正しく動作していることを確認してからエコ.WebⅣに接続してください。

77

DAQ0080f

６-３-７ セ ン サ ー ID に つ い て

エコ.WebⅣに登録された多回路エネルギーモニタの回路には、計測したデータを識別する
ためのセンサーID が自動的に割り当てられます。センサーID は RS485 ネットワーク ID、
機種別コード、センサー種別コードと回路アドレス（1～F）をもとに作成されます。
\\\\\\＊＊0000@@C＄0_#(\\\\\\がエコ.WebⅣの固有キー、＊＊が機種別コード、@@が RS485 ネットワーク
ID、C＄がセンサー種別コード、#が回路アドレス)
表６-４ “＊＊” 機種別コード表
多回路電力レコーダ
KK11A
KK20A

機種別コード（2 桁）1120

表６-５ “C$” センサー種別コード表
計測要素
積算電力量
瞬時電力
力率
電圧（2 線式）
電圧 1 側（3 線式）
電圧 2 側（3 線式）
電流（2 線式）
電流 1 側（3 線式）
電流 2 側（3 線式）

センサー種別コード（2 桁）
C0
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8

78

DAQ0080f

６-３-８ 多 回 路 電 力 レ コ ー ダ の 計 測 デ ー タ
多回路エネルギーモニタから取得することができる計測データは積算電力量 ・瞬時電力・
電圧・電流・力率の 5 つになります。
取得した計測データは、Web 画面で確認することができます。デマンド監視やグラフ表示、
日報集計、データファイルのダウンロードなどの機能が利用できます。
積算電力量データは、MicroLAN 電力量センサーのデータと同等の扱いになります。

(1) 最 新 デ ー タ
Web 画面の最新データ一覧コンテンツでは、各回路の 1～2 分毎の最新値を確認することができます。
表６-６ 計測要素
積算電力量

現 在 の 電 力 [kW]と 本 日 の 積 算 電 力 量 [kWh]が 確 認 で き ま す 。（ 現 在 の 電 力 [kW]は前回値との差分から 1 時間あたりの電力量を算出したものです。）背景に表示されるバーメーターは、センサー設定で指定した電力[kW]のグラフ最大値に対する割合を示しています。

瞬時電力

現 在 の 瞬 時 電 力 [kW]が 確 認 で き ま す 。（ 積 算 電 力 量 か ら 算 出 す る 電 力 [kW]と は異なります。）背景に表示されるバーメーターは、センサー設定で指定した瞬時電力[kW]のグラフ最大値に対する割合を示しています。

電圧

現在の電圧値 [V]が確認できます。背景に表示されるバーメーターは、 センサー
設定で指定した電圧値[V]のグラフ最大値に対する割合を示しています。

電流

現在の電流値 [A]が確認できます。背景に表示されるバーメーターは、 センサー
設定で指定した電流値[A]のグラフ最大値に対する割合を示しています。

力率

現在の力率[%]が確認できます。背景に表示されるバーメーターは、 センサー 設
定で指定した力率[%]のグラフ最大値に対する割合を示しています。

図６-１９ 最新データ一覧コンテンツ

79

DAQ0080f(2) 個 別 デ ー タ フ ァ イ ル
回路毎の個別データファイルは、エコ.WebⅣのデータアップロード機能によって取得することができます。FTP サーバーへは定期的に、USB メモリーには本体の USB ポートへ差し込んだときに個別データファイルをコピーします。
また、別売りの Windows 用ソフトウェア「エコ.Web データ集計ユーティリティ」を使用すると、LAN 内のエコ.WebⅣから個別データを簡単に取得することができます。
個別データファイルは、CSV 形式のテキストファイルで、回路毎に 1 日 1 ファイル生成されます。ファイルの保存先ディレクトリは年月で分けられており、各ファイルには 10 分
ごとのデータが記録されています。文字コードは Shift-JIS です。
ファイル名とディレクトリ構成は以下のようになっています。
\ data \ データ ID \ 年月 \ データ ID_年月日.txt
個別データファイルの内容は、以下の例のようになっています。
【積算電力量】（例）\data\00040D00000001C0_2\201009\00040D00000001C0_2_C0_20100901.txt
データ ID,00040D00000001C0_2,
日付,2010/09/01,
センサー名称,受電,測定名称,電力量,
ID_CH, 00040D00000001C0_2,
単位,kWh,2010/09/27 00:00:07,0.00,14250.00
2010/09/27 00:10:04,2.46,14252.46
2010/09/27 00:20:05,4.38,14254.38
2010/09/27 00:30:06,6.49,14256.49
2010/09/27 00:40:05,8.90,14258.90
2010/09/27 00:50:04,11.30,142511.30①②③
時刻と計測値が記録されている行には、2 種類のデータがあります。カンマ,で区切られた※ 左の列にはデータの日付時刻② 中の列には 0 時を起点とした積算電力量データ③ 右の列には工場出荷時を起点とした積算電力量データ（999999.9kWh の次が 000000.0kWh になります。）

80

DAQ0080f【瞬時電力・電圧・電流・力率】（例）\data\00040D00000001C1_2\201009\00040D00000001C1_2_C1_20100901.txt
データ ID,00040D00000001C1_2,
日付,2010/09/01,
センサー名称,瞬時電力,
測定名称, 瞬時電力,
ID_CH, 00040D00000001C1_2,
単位,kWh,2010/09/27 00:00:07,93.17
2010/09/27 00:10:04,93.07
2010/09/27 00:20:05,93.18
2010/09/27 00:30:06,93.30
2010/09/27 00:40:05,93.96
2010/09/27 00:50:04,94.06※ ②
時刻と計測値が記録されている行には、カンマ,で区切られた※ 左の列にはデータの日付時刻② 右の列には 10 分平均値データが記録されています。
1 日あたりのデータ容量は 4～6kB になります。

81

DAQ0080f

６-４ μ T URT LE -R W(東 洋 電 機 製 造 )と の 接 続

６ - ４ - １ μ T U R T L E -R W の 準 備
エコ.WebⅣでμTURTLE-RW から計測データを取得するには、あらかじめμ
TURTLE-RW を設定し、システムを構築しておく必要があります。エコ.WebⅣからμTURTLE-RW の設定を編集する機能はありません。
μTURTLE-RW の取扱説明書をよく読んで設置からセンサーの設定までを行い、μTURTLE-RW の Web 画面にてセンサーから値が正しく取得できることを確認してください。
エコ.WebⅣはμTURTLE-RW の Modbus 通信（TCP/IP）を利用してデータを取得します。
エコ.WebⅣ1 台に複数台のμTURTLE-RW を登録することも可能です。
【注意 1】μTURTLE のセンサーを利用してデマンド監視はできません。
【注意 2】μTURTLE-RW の設定画面にて、各センサーに「Modbus アドレス」を設定する必要があります。

図６-２０ Modbus アドレスの設定【注意 3】μTURTLE-RW の設定画面にて、[環境設定]＞[収集設定]＞[Modobus/TCP
設定]を「定期収集設定応答モード」にする必要があります。

82

DAQ0080f

図６-２１ 定期収集設定応答モードの設定

83

DAQ0080f【注意 4】パルスセンサー（μTURTLE-PL）の換算値上限の設定は、初期値の 1000000のままにしてください。

図６-２２ 換算値上限の設定

６-４-２ 接 続 台 数 と 計 測 要 素 数
μTURTLE-RW の接続台数に制限はありませんが、エコ.WebⅣで取得できるデータは合計 32 要素と限られています。例えば、μTURTLE-P の「積算電力量」と「力率」はそれ
ぞれ 1 要素（計 2 要素）と数えます。

TCP/IP
・積算電力量・電流・電圧・力率
uTURTLE-P

uTURTLE-RW

・パルス ch1
・パルス ch2
uTURTLE-RW

uTURTLE-PL

・電流
uTURTLE-RW

エコ.WebⅣ

uTURTLE-I

エコ.WebⅣはこの中から32要素まで計測できます。
84

DAQ0080f

６ - ４ - ３ μ T U R T LE セ ン サ ー の 登 録
エコ.WebⅣにμTURTLE センサーを登録するには、エコ.WebⅣのセンサー設定画面にてネットワークアドレスの指定をする必要があります。指定されたネットワーワークアドレスのμTURTLE-RW から、自動的に登録されているセンサーの情報を検索して取得します。
画面右下の[通信種別]に「μTURTLE [TCP/IP]」を選択し、[アドレス]にμTURTLE-RWのネットワークアドレス※を入力して [検索開始] ボタンをクリックしてください。
※ μTURTLE-RW のアドレスには :（半角コロン）のあとに Modbus 通信用 TCP
ポート番号を付加してください。Modbus 通信用 TCP ポート番号の初期値は 502です。

図６-２３ センサー設定コンテンツ

85

DAQ0080f

６-４-４ セ ン サ ー ID に つ い て
エコ.WebⅣに登録されたμTURTLE センサーの計測要素には、計測したデータを識別するためのセンサーID が自動的に割り当てられます。センサーID はμTURTLE –RW の固有
キーと Modbus 子機アドレス、センサー種別コードとチャンネル番号をもとに作成されます。
\\\\\\0000@@@@D＄_#(\\\\\\がμTURTLE-RW の固有キー、@@@@が Modbus 子機アドレス（1～1261）、
D＄がセンサー種別コード、#が回路番号)
表６-７ “D$” センサー種別コード表
計測要素
積算電力量
有効電力
皮相電力
力率

センサー種別コード（2 桁）
D0
D1
D2
D3

電流

D4

電圧

D5

アナログ
パルス

D6
D8

回路番号
1 のみ
1 のみ
1 のみ
1 のみ
2 線式の場合 1 のみ
3 線式の場合 1（マスター）
3 線式の場合 2（スレーブ）
1と2
1と2

６-４-５ パ ラ メ ー タ 設 定 に つ い て
エコ.WebⅣが自動取得できるμTURTLE センサーの情報は、センサーの種別までです。
単位や名称など、その他の必要なパラメータはエコ.WebⅣにて設定する必要があります。

86

DAQ0080f

６ - ４ - ６ μ T U R T LE の 計 測 デ ー タ
μTURTLE から取得することができる計測データの要素は積算電力量・有効電力・
皮相電力・電圧・電流・力率・アナログ・パルスの 8 つになります。
取得した計測データは、Web 画面で確認することができます。グラフ表示、日報集計、データファイルのダウンロードなどの機能が利用できます。

(1) 最 新 デ ー タ
Web 画面の最新データ一覧コンテンツでは、1～2 分毎の最新値を確認することができます。
表６-８ 計測要素
積算電力量

現 在 の 電 力 [kW]と 本 日 の 積 算 電 力 量 [kWh]が 確 認 で き ま す 。（ 現 在 の 電 力 [kW]は 前 回 値との差分から 1 時 間あたり の電力量を 算出した もので す。）背 景に表示 されるバ ー メータ
ーは、セン サー設定 で指定 した電力 [kW]のグラフ最大 値に対する 割合を示 してい ます。

有効電力

現 在 の 有 効 電 力 [kW]が 確 認 で き ま す 。 背 景 に 表 示 さ れ る バ ー メ ー タ ー は 、 セ ン サ ー 設 定
で指定した グラフ最 大値に 対する割合 を示して います 。

皮相電力

現在の皮相 電力 [kVA]が確 認できます 。背景に 表示さ れるバーメ ーターは 、セン サー設定で指定した グラフ最 大値に 対する割 合 を示して います 。

電圧

現在 の 電圧 値 [V]が確 認で きま す 。背 景 に表 示 され る バー メ ータ ー は、 セ ンサ ー 設定 で指定したグラ フ最大値 に対す る割合を示 していま す。

電流

現在 の 電流 値 [A]が 確認 で きま す 。背 景 に 表示 さ れる バー メ ータ ー は 、 セ ン サー 設定 で指定したグラ フ最大値 に対す る割合を示 していま す。

力率

現在の力率[%]が確認で き ます。μ TURTLE-RW で は力率が 0.0～1.0 で表現されます
が、エコ.WebⅣで は 100 倍した%単位での 表現とな ります。背 景に表示 される バーメー
ターは、セ ンサー設 定で指 定したグラ フ最大値 に対す る割合を示 していま す。

アナログ

現 在 の ア ナ ロ グ 値 ]が 確 認 で き ま す 。 背 景 に 表 示 さ れ る バ ー メ ー タ ー は 、 セ ン サ ー 設 定 で指定したグ ラフ最大 値に対 する割合を 示してい ます。

パルス

現 在 の 平 均 カ ウ ン ト と 本日 の カ ウ ン ト 総 量 が 確 認 でき ま す 。（ 現 在 の 平 均 カ ウ ン ト は 前 回
値との差分 から 1 時間あた りのカウン ト量を算 出した ものです 。）背景 に表示さ れ るバー
メーターは、セ ンサー設 定 で指定した グラフ最 大値に 対する平均 カウント の割合 を示しています。

図６-２４ 最新データ一覧コンテンツ

87

DAQ0080f(2) 個 別 デ ー タ フ ァ イ ル
計測要素毎の個別データファイルは、エコ.WebⅣのデータアップロード機能によって取得することができます。FTP サーバーへは定期的に、USB メモリーには本体の USB ポート
へ差し込んだときに個別データファイルをコピーします。
また、別売りの Windows 用ソフトウェア「エコ.Web データ集計ユーティリティ」を使用すると、LAN 内の複数のエコ.WebⅣから個別データを簡単に取得することができます。
【ご注意】
μTURTLE-RW に記録される計測データファイルとエコ.WebⅣに記録される計測データ
ファイルのフォーマットは異なります。エコ.WebⅣは最新値のみを取得して記録しますので 、 μ TURTLE-RW に ネ ッ ト ワ ー ク 接 続 が で き な か っ た 時 間 帯 の 計 測 デ ー タ は 、 μ
TURTLE-RW の方に記録されていてもエコ.WebⅣでは欠損となります。
個別データファイルは、CSV 形式のテキストファイルで、回路毎に 1 日 1 ファイル生成されます。ファイルの保存先ディレクトリは年月で分けられており、各ファイルには 10 分
ごとのデータが記録されています。文字コードは Shift-JIS です。
ファイル名とディレクトリ構成は以下のようになっています。
\ data \ データ ID \ 年月 \ データ ID_年月日.txt
個別データファイルの内容は、以下の例のようになっています。
【積算電力量・パルスカウント量】（例）\data\00040D00000001D0_2\201009\00040D00000001D0_2_D0_20100901.txt
データ ID,00040D00000001D0_2,
日付,2010/09/01,
センサー名称,受電,測定名称,電力量,
ID_CH, 00040D00000001D0_2,
単位,kWh,2010/09/27 00:00:07,0.00,14250.00
2010/09/27 00:10:04,2.46,14252.46
2010/09/27 00:20:05,4.38,14254.38
2010/09/27 00:30:06,6.49,14256.49
2010/09/27 00:40:05,8.90,14258.90
2010/09/27 00:50:04,11.30,142511.30①②③
時刻と計測値が記録されている行には、2 種類のデータがあります。カンマ,で区切られた※ 左の列にはデータの日付時刻② 中の列には 0 時を起点とした積算電力量データ③ 右の列には工場出荷時を起点とした積算電力量データ（9999999.99kWh の次が 0.01kWh になります。）

88

DAQ0080f【皮相電力・有効電力・電圧・電流・力率・アナログ】（例）\data\00040D00000001D1_2\201009\00040D00000001D1_2_D1_20100901.txt
データ ID,00040D00000001D1_2,
日付,2010/09/01,
センサー名称,電圧,
測定名称,電圧,
ID_CH, 00040D00000001D1_2,
単位,kWh,2010/09/27 00:00:07,93.17
2010/09/27 00:10:04,93.07
2010/09/27 00:20:05,93.18
2010/09/27 00:30:06,93.30
2010/09/27 00:40:05,93.96
2010/09/27 00:50:04,94.06※ ②
時刻と計測値が記録されている行には、カンマ,で区切られた※ 左の列にはデータの日付時刻② 右の列には 10 分平均値データが記録されています。
1 日あたりのデータ容量は 4～6kB になります。

89

DAQ0080f

７. その他
７-１ デ マ ン ド 監 視 仕 様
注意：デマンド監視には接点出力・ネットワーク対応警告灯を使用してください。メール
出力や Web ブラウザ画面の警報音のみを常時監視用途に使用しないでください。

(1) デ マ ン ド 警 報 発 生 時 の 接 点 出 力 に つ い て
警報発生時にはエコ.WebⅣ本体の DO の接点状態が変化します。また、メールが自動送信されます。
DO 1 2 3 4
契約容量オーバー ○ ● ● ●緊急レベル ○ ● ● ○危険レベル ○ ● ○ ○平常 ○ ○ ○ ○センサ異常 ● ○ ○ ○（色の付いた●が ON（ショート）状態です。）

契約容量オーバーは 予測値ではなく実測値で判定されます。このときの DO 接点 4 出力●はリセ
ット 操作がされるまで ON のままとなります。接点 4 の出力を OFF にするには、デマンド監視
設定画面にてリセット操作をするか、 DI 接点 1 を ON にします。
緊急レベルと危険レベル（ DO2,DO3）は時限終了時に自動的に OFF になります。
接点 1 は、いずれかのセンサーで計測エラーが 3 回異常連続して発生したときに ON になります。その後、すべてのセンサー計測が成功すると自動的に OFF になります。

(2) 「 時 限 」 と は ・ ・ ・ ・ ？
デマンド値は、0 時 00 分～0 時 30 分、0 時 30 分～1 時 00 分といったように 1
日を 30 分ごとに 48 等分に区切った時間帯で算出します。エコ.WebⅣでは、この時間帯のことを「時限」と呼んでいます。

(3) デ マ ン ド 予 測 方 法 に つ い て
1 分ごとに予測した値と設定された各警報レベル(デマンドレベル)と比較を行い、必要に応じて警報を出力します。
時限開始 20 分間は 3 分前、残り 10 分間は 2 分前からの傾きをもとに、以下の計算式で行います。（以下の計算式は時限開始 20 分間（傾き 3 分）の例）

予測値 P[kW] = y(t) +y(t) - y(t-3)
3分

× (30分 - t) ×2

90

t:0分または30分からの経過時間[分]y(t):現在までの累積値
y(t-3):3分前までの累積値

DAQ0080f
デマンドグラフ

[kW]
400

契約容量
危険レベル

300

注意レベル

予測値

200

現在値
100
3分間の傾き30

40

50

60 [分]

マスク時間

図７-１ デマンドグラフ模式図(4) マ ス ク 時 間 に つ い て
時限の最初 5 分間は十分な予測精度が得られないため、デマンド予測を行いません。
Web 画面では、マスク時間内は前の時限のデマンド監視結果を表示します。

(5) 時 限 内 に 1 分 以 上 の 時 刻 修 正 が あ っ た 場 合
時限内に 1 分以上の時刻修正があった場合、予測値の計算結果の信頼性が低くなるた
め、その時限のデマンド監視を一時停止します。

(6) 装 置 を リ セ ッ ト し た 場 合
時限内に装置（エコ.WebⅣ）のリセット（電源の入切）があった場合、デマンド監
視は継続されますが、使用するセンサーによっては予測値の精度が低下することがあります。
PI センサーもしくはパル検センサーは、エコ.WebⅣから電源が供給されているため、電源が OFF の間はメーターからのパルスをカウントできません。そのため、実際よりも低い電力量を示すことがあります。

(7) 電 力 会 社 と の 契 約 に つ い て
本装置による監視結果は、電力会社との契約には適用されません。また、稼動させることにより契約容量の削減ができることを保証するものではありません。あくまで補助ツールとしてご利用ください。

91

DAQ0080f

７-２ ネ ッ ト ワ ー ク 対 応 型 警 告 灯 の 制 御 （ オ プ シ ョ ン ）株式会社パトライト のネットワーク対応型警告灯 NH○-3FBE1（およびその互換機…NH○-3FB および PHN-3FB1 シリーズ）の制御に対応しています。
この装置を利用すると、デマンド予測値のレベルに応じてライトの点灯やブザーの制御がネットワーク経由で行えます。
取り付け方法や設定方法については取扱説明書をご覧ください。装置を利用するためにはネットワーク対応型警告灯の IP アドレス情報が必要となりますので、取扱説明書をよくお読みになり、IP アドレスを設定してください。
※

ユニットポート番号の初期値は 10000 番です。

Web 画面のデマンド監視設定でネットワーク対応型警告灯の IP アドレスを設定するだけで自動的に制御を行います。
デマンド監視のレベルに応じて以下のようなライトの点灯制御を行います。ブザー は危険レベルと緊急レベルそれぞれを有効に設定しないと鳴りません。

平常

危険レベル

緊急レベル

契約容量オーバー

赤

-

-

-

点灯

黄

-

-

点滅

-

緑

-

点滅

点滅

-

ブザー

-

ON

ON

-

 制御信号は 1 分毎（レベル判定後）に送信されます。
 本体の CLEAR ボタンを押すと、ランプの点灯やブザーが一時的に止まりますが、1 分後に制御（ライトの点灯のみ）が戻ります。
 契約容量オーバーの点灯は、Web 画面もしくは接点入力によりリセット操作をしないと消えません。
 危険レベル（緑）と緊急レベル（黄）の点滅・ブザー音は 30 分間の時限終了時に自動的にクリアされます。
 ブザーは予測レベルが上がった最初の 1 分間のみ鳴動します。

※ 万一の動作不良がないよう、必ず定期的な動作点検を実施してください。デマンド監視
設定画面より、テスト出力をすることができます。
※ 警告灯の「Ping 監視機能」を活用することをお薦めします。定期的にエコ.WebⅣとの通信を確認し、ネットワークの異常時に通知動作をすることができます。
※ 機器の使用方法や動作不良・故障などへの対応につきましては、当社では負いかねます
ので機器メーカーへお問い合わせください。

92

７-３ FTP ア ッ プ ロ ー ド 機 能FTP サーバーをご用意いただくことにより、計測データの自動転送を利用することができます。
UNIX 準拠の FTP サーバーにて動作を確認しています。
この機能をご利用いただくには、システム設定コンテンツにて FTP サーバーの設定をする必要があります。初めてご利用いただくときまたは定期的に FTP 転送テストボタンにて動作を確認してください。
本機能のトラブル問い合わせの多くが、ファイヤウォール設定によるものとなっています。
十分ご確認ください。

FTP サーバードレス

FTP サーバードレス/FTP カレントディレクトリ以下に作成したディレクトリ名

FTP ログインユーザー FTP サーバーで設定したユーザー名を設定してください。
パスワード

FTP サーバーで設定したパスワードを設定してください。

FTP 接続方式

パッシブ接続の有無を設定します。

FTP 転送日数

データ転送する日数を設定します。（本日を含む日数です）

FTP 転送間隔
FTP 転送種別
FTP 転送テストボタン

自動転送の間隔を設定します。
30 分毎/毎時/毎日[n 時]から選択します。
FTP 転送の対象となるデータの種別を選択します。

3日
しない
すべて

FTP データ転送をします。新しい設定でテストする場合は、設定を更新してから実行してください。

FTP サーバーへのデータアップロードは時間がかかる場合があります。 FTP 転送間隔を短く設定する場合は、通信量を減らすため FTP 転送日数を少なくしたり、送信するデータの種類を限定してください。また、FTP 転送テストボタンを 2 回以上続けて利用しないよ
うにしてください。

７-４ 保 証 期 間
保証期間は納入日より 1 年とします。ただし、次に該当する場合は、この保証の対象範囲から除外させていただきます。
① 誤った使用方法、不適当な工事や設定、設置、および不適当な改造、修 理により故障
した場合② 納入品以外の周辺機器が原因で故障した場合③ その他、天災、災害などで故障した場合

93

DAQ0080f

７-５ お 問 い 合 わ せ 先■本製品に関する Web ページ
http://www.tktk.co.jp/product/energy/saving_ecoweb4/

連絡先
株式会社東光高岳 ｴﾈﾙｷﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝ事業本部 ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 ソリューション営業グループ
電話 03-6371-4441
月～金曜日 8:30～17:00（12:00～12:45 除く）※ 祝祭日、当社の休日を除く
FAX 03-6371-5441

94