商品名

型式

ＳＣＲ(サイリスタ)ユニット ＴＪＵ・ＴＪＷ型
説明

ヒーターの電力を調節するユニット特長
スライダックや抵抗器・トランスを使用しないで０～９８％の交流電力を調節することができるユニットです。温度指示調節計と組み合わせて使用すれば、精度の高い温度調節ができます。

仕様
1. 入 力 信 号：DC4-20mA、DC1-5V、ON-OFF 接点、手動（可変抵抗 10kΩ）

2. 制 御 方 式：位相制御方式（出荷時）/分周制御方式 切換可能制御方式については p. 195 を参照ください。
源：単相100、110、120、200、220、240、380、400、440V 指定
3相200V 系共用（200/220/240V） スイッチ切換
400V 系共用（380/400/440V） スイッチ切換
4. 電 源 周 波 数：50/60Hz 自動切換
5. 許容電圧変動：10％
6. 出力制御範囲：1 次側電源電圧の 0～98%
7. 適 用 負 荷：抵抗負荷（直線性）
8. 勾 配 設 定：出力範囲の 0～100%
9. 最少負荷電流：0.5A 以上（定格電圧の 98%出力時）
10. 許容周囲温度：0～55℃
11. 許容相対湿度：30～90%（ただし結露しないこと）
12. 取 付 方 法：垂直取付
13. 絶 縁 抵 抗：電源端子と保護導体端子間 500VDC 50MΩ以上
14. 絶 縁 耐 圧：電源端子と筐体間で AC1500V、1 分間
15. 突入電流保護：ソフトスタート 約 1～20 秒（可変）16. 速断ヒューズ：内蔵（TJW**010-F,TJW**020-F は外付け）

3. 電

写真 1 TJW 型

型番説明

ＴＪＵ １０ ０１０010:10A 050：50A 100:100A
10:100V 11:110V 12:120V
20:200V 22:220V 24:240V
38:380V 40:400V 44:440V
TJU：SCR 制御ユニット単相ＴＪＷ ２０ ０１０－Ｆ
種類
型番TJU20010
TJU20020
TJU20030
TJU20050
TJU20075
TJU20100

表 1 単相用型番表
定格電流 電圧 幅 奥 行 高さ 質量 最大発熱量
10A
70 165 150 2kg
9W
20A
70 165 150 3kg
22W
30A
60 190 325 3kg
34W
200V
50A
60 190 325 3kg
44W
75A
60 190 325 3kg
64W
100A
128 190 325 6kg
96W

表 2 3 相用型番表
奥 高さ 質量 最大発熱量
型番
定格電流 電圧幅行 325 5kg
TJW20010-F
10019040W
10A
TJW20020-F
100 190 325 5kg
90W
20A
TJW20030
200 200 325 8kg
140W
30A
TJW20050
200 200 325 8kg
180W
50A
TJW20075
288 220 325 13kg
260W
75A
TJW20100
288 220 325 13kg
380W100A
200V
TJW20150
420 240 325 22kg
500W
150A
TJW20200420 240 325 22kg
790W
200A
TJW20250
420 240 325 22kg
920W
250A
TJW20300
420 240 495 36kg
1100W
300A
TJW20400
420 240 495 36kg
1530W
400A
TJW20500420 240 495 36kg
1980W
500A
*最大発熱量は電圧に関係なく定格電流に依存します。

F:外付けヒューズ
010:10A 100：100A 500:500A
20:200V 系共用(200/220/240V スイッチ切換)
40:400V 系共用(380/400/440V スイッチ切換)
TJW:SCR 制御ユニット 3 相オプション
1.手動ボリューム(型番 VL-JAL)による勾配設定、手動設定もできます。可変抵抗器 10kΩ、目盛板、つまみの 3 点で 1 組です。

図 1 VL-JAL

図 面

図 1 単相用 TJU 10A・20A
図 6 3 相用 TJW 30A・50A

図 2 単相用 TJU 30A～75A

図73 相用 TJW 75A・100A

図83 相用 TJW 150A～250A

図 3 単相用 TJU 100A

図 4 3 相用 TJW 10A・20A

図 9 3 相用 TJW 300A～500A

図 5 外付けヒューズユニット（3 相用 TJW 10A・20A 専用）

端子部結線例

サイリスタによる温度制御
温度センサーからの電気信号を使って、より高精度でかつ自動的に温度コントロールするためにサイリスタを使った制御装置があります。サイリスタを使った制御機器はまだまだ高価ですが、高い精度と無接点継電器として高い信頼性を求める温度コントロールには欠かせないものになっています。
サイリスタ式交流電力調整器では、0～100％までの任意のヒーター容量（電力）調整ができる「分周制御」、「位相制御」などの方式があり、そのほかに、PID（比例・積分・微分）制御という制御方式があります。各制御方式に対応した温度調節器（TIC）とサイリスタ（SCR）を組み合わせてヒーターをコントロールします。センサーで温度を検知して温度指示調節器（TIC）に信号を送るのには、熱電対や測温抵抗体が用いられます。

電流信号入力

電圧信号入力(1)熱電対異種の金属を接触させると、温度に比例した起電力を生ずる（ゼーベック効果）を利用した温度センサー。
白金－白金ロジウム（Pt90%Rh10%）、クロメル（Ni90% Cr10%）－アルメル（Ni97% Mn2.5% Fe0.5%）、鉄－コンスタンタン（Cu55% Ni45%）などの組み合わせがある。また、これらの線は高価なため、延長する場合には専用の補償導線を用いる。
(2)測温抵抗体
ニッケルや白金などの電気抵抗が温度に比例する性質を利用する
温度センサー。白金は特に精度が高く、たとえば温度係数 0.39%/℃、0℃で 100Ωに作られた素子（Pt100Ω）は、100℃では 139Ωになる。
半導体製品のサーミスタに比べて感度は相当劣る（1/10 以下）一方、長期安定性では優れている。

手動設定器のみ電流信号入力、手動設定器
自動・手動切換付

図 10 単相用 TJU 型 端子部結線例

写真 6 TVSCP-150N

写真 7 TPHB 型

電流信号入力

電圧信号入力手動設定器のみ電流信号入力、手動設定器
自動・手動切換付

図 11 3 相用 TJW 型 端子部結線例

図 11

SCR（サイリスタ）を使った温度調節回路の例

注 意1.ノイズにより周辺機器が誤動作するおそれが考えられる場合は、ノイズ発生がきわめて少ない分周制御方式にてご使用ください。
2.SCR 制御ユニットの過電流保護のため、ヒューズが内蔵されていない機種には必ず外付けヒューズつけてくだ
さい。
3.SCR 制御ユニットは本体から発熱しますので制御盤内で使用する場合などは、通風孔とファンを設け風通しを良くして下さい。
4.ハロゲンヒーターなど冷間時と熱間時の抵抗が著しく異なる負荷に使用する場合は、突入電流が大きく流れ本体が破損して使用不能になりますので出力はソフトスタートにして下さい。