LED照明器具
品番

SSL72002･SSL72005
SSL73002

お客様へ
工事店様へ

施工･取扱説明書【配線ダクト用スポットライト・電源内蔵】
位相調光対応型●施工には電気工事士の資格が必要です。必ず販売店・工事店にご依頼ください。
●施工前に安全上のご注意と施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
●ご使用の前に安全上のご注意と取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
●本説明書は大切に保管してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

取り扱いを誤った場合、使用者が死亡又は重傷を負うことが想定されます。
この器具は、屋内天井配線ダクト取付専用です。傾斜天井、壁面、 煙・臭い等を感じたら、すぐに電源を切ってください。火災・感床面などには取り付けないでください。火災・落下の原因となり 電の原因となります。異常がおさまったことを確認したのち、工事店、お買い上げの販売店、または当社にご相談ください。
ます。
器具にその他の荷重をかけたり、布や紙等の可燃物で覆わないでください。火災・感電・落下の原因となります。

器具の改造、電気部品の変更、交換は行わないでください。感電・火災・落下等の原因となります。

器具本体表示または本説明書に従って施工してください。施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。

器具の直下や近くでは、火気等を使用しないでください。火災・感電・落下の原因となります。

照射面の0.1m以内に照射物を近づけないでください。照射物の変色・火災のおそれがあります。

電源電圧は、器具銘板または本説明書に記載されている定格電圧でご使用ください。低電圧または過電圧を加えると器具の寿命が短くなるほか、部品が過熱し火災・感電の原因となります。

この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外で使用しないでください。感電・火災・落下の原因となります。

点灯中のLEDやLED近傍は高温になっていますので、触れないようにしてください。やけどなどの原因となります。

取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか物的損害の発生が想定されます。
周囲温度5～35℃以外では使用しないでください。火災の原因となります。

可燃性ガスの漏れるおそれのある場所へ取り付けないでください。
火災の原因となります。

使用上のご注意●照明器具の寿命は、使用条件・環境により異なりますが一般的な使用条件（周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間）において約8～10年です。各部品の劣化も進みますので数年に１度は電器店・電気工事店での点検をおすすめします。不具合がありましたら適切な処置を施してくだ さい。放置しますと火災・感電・器具故障の原因となります。
●白熱灯や蛍光灯などの一般光源と比較して、白色LEDは製品のバラツキが大きいのでLEDユニット内のLED個々および同一品番でも製品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
●LED器具、LED電源ユニットの近くでほかの光高周波式リモコン器具を使用しないでください。誤動作の原因となります。
●LED器具、LED電源ユニットの近くで室内アンテナ使用のテレビやラジオを使用した場合、画像の乱れや雑音等が発生することがあります。

●器具の汚れは、乾いた柔らかい布か薄めた中性洗剤を浸透させた柔らかい布をよく絞ってから洗剤が残らないよう拭き取ってください。
●シンナーやベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変質・故障の原因となります。
お手入れの際は、安全のため電源を切ってください。感電の原因になります。

●保証について…この商品の保証期間は3年です。ただし、消耗品は除きます。
※保証期間の例外…24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
●保証書について…保証書が必要な場合は、弊社までご連絡ください。
●補修用性能部品の保有期間…弊社照明器具用の補修用性能部品は、製造打ち切り後6年間保有しています。
※補修用性能部品には同等の機能を有する代替品含みます。

No.T72002/72005/73002

・施工前に施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
・本説明書は必ずお客様にお渡しください。

取扱 説明【仕様】
品番

調光

入力電圧

周波数

入力電流

消費電力

160mA

14.6W

270mA

24.5W

110mA

9.5W

SSL72002
SSL72005

位相調光AC100V

50/60HzSSL73002

・屋内天井配線ダクト取付専用
・LEDのみの交換はできません
・設計寿命40000時間【取付方法】
品番

1/2ﾋﾞｰﾑ角

SSL72002□-■N14°

SSL72002□-■F17°

品番

1/2ﾋﾞｰﾑ角

SSL72005□-■N17°

SSL72005□-■F20°□(色温度)

LL:2700K
L :3000K
WW:3500K
W :4000K

品番

1/2ﾋﾞｰﾑ角

SSL73002□-■V7°

SSL73002□-■N10°

SSL73002□-■F20°□(色温度)◆適合調光器LL:2700K
L :3000K
WW:3500K
W :4000K
N :5000K
※別売

演色性

調光範囲

Ra905%~100％

演色性

調光範囲

Ra905%~100％■(器具色) B:ブラック

演色性

調光範囲

Ra905%~100％■(器具色) B:ブラック

2.安全確保のため電源ブレーカーまたは電源スイッチが切断されていることを確認してください。
遮断されないまま作業をするとLEDの故障及び感電の恐れがあります。
3.レバーを固定解除の位置にして、配線ダクトの凸面Aにプラグの溝部Ｂを合わせてストッパーがカチッと音がするまで器具をダクトレールに押し上げて取り付けてください。
※逆向きは、器具構造上固定できません。

品番B

レバーを時計周り90°まわして器具を配線ダクトに固定してください。
※レバーに無理な力を加えないでください。
器具破損のおそれがあります。

4.電源を入れて点灯することを確認してください。

SZA1801※下図は、一部を省略した共通図です。
ライティングダクト(別売)

レバー

器具固定(点灯)

90°
固定解除(消灯)

5.可動範囲内で照射方向を調整してください。
※指定の可動範囲以上、無理に可動させないでください。
器具破損、器具落下の原因となります。

約360°

90°

コード

アーム

灯具A

ストッパー

※レバーを途中で止めて使用しないでください。
器具落下の原因となります。

SZA1802◆各部の名称1.設置前の確認
配線ダクト取付部の強度を確認してください。
強度が不十分な場合は、器具落下の原因となります。

90°
電源ケースはずす

ストッパー※灯具を稼働させる際は必ず電源ケースのはじを持ってください。
器具破損、器具落下の原因となります。

●器具の取りはずし方①レバーを器具固定の位置から解除の位置へまわしてください。
②はずすの方向へレバーをスライドさせて器具を配線ダクトから取りはずしてください。
※レバーに無理な力を加えないでください。
器具破損のおそれがあります。

約360°

①

レバーはずす②

株式会社ライティング創

設置方法その他ご相談は弊社ウェブサイトからお問い合わせください。https://www.lighting-sou.com/

No.T72002/72005/73002