空調設備改修及び断熱工事施工事例

お客様訪問

豊和工業株式会社「国の補助金を活用し、本社ビルの空調をガスから電気に更新しました。冷暖房用ガスの使用量がゼロになり、電気使用量も10％以上減りました」
豊和工業株式会社 設計統轄兼技術部管掌 取締役 吉田匡宏氏 常務取締役 総務部門長 石原啓充氏 技術部 部長 近藤和宏氏

愛知県清須市の豊和工業株式会社 本社工場では、平成25年、地上5階地下1階 延床面積8,662㎡の本社ビルの省エネ改修をダイキンエアテクノに依頼しました。省エネ改修を実施した経緯と効果、およびダイキンエアテクノへの評価を、常務取締役 総務部門長の石原啓充氏、設計統轄兼技術部管掌 取締役の吉田匡宏氏、技術部 部長の近藤和宏氏にうかがいました。

時点で築42年でした。
今回の改修では、ガス焚吸収式のセントラル空調を高効率のヒートポンプ式個別空調に更新した他、外壁面窓に日射調整フィルムを施工し、さらに最上階天井裏にグラスウール断熱材を施工することにより、建物全体の省エネ性を向上しました。
今回の改修は、国土交通省が実施した既存建築物省エネ化推進事業に認定され、費用の約3割が国から補助されました。
補助金の交付要件を満たす改修計画の策定だけでなく、補助金の申請書類の作成も、ダイキンエアテクノが代行してくれま豊和工業株式会社についてした。

工作機械、空・油圧機器、電子機械、清掃車両、金属製建具、火器等を製造・販売。1907年（明治40年）豊田式織機株式会社として設立。本社は愛知県清須市須ケ口。資本金9,019百万円。従業員数761名。東証一部・名証一部上場。
（2016年6月28日現在）

国の補助金を活用し、延床面積8,662㎡の本社ビルの空調を更新― 豊和工業株式会社では、今回ダイキンエアテクノに何を依頼しましたか。
当社では、本社工場の本館ビルの省エネ改修をダイキンエアテクノに依頼しました。
このビルは地上5階 地下1階、延床面積8662㎡で、改修着工

今回省エネ改修を実施した本館ビル（中央）。234,246m2の敷地に工場棟など十数棟が並ぶ冷暖房ガス使用量が年50,000㎥超からゼロに。電気使用量も10％以上減少

実際には、ガス空調からの切り替えで電力使用量が増えたのは、暖房がフル稼働する1 ～ 2月だけでした。冷房がフル稼働する7 ～ 8月は、電力使用量が5 ～ 10%以上減りました。冷暖房の使用頻度が低い時期の電力使用量は、30%前後も減り― 改修による省エネ効果を教えてください。
空調をガスから電気に変えたことで、当然ながら冷暖房用のガス使用量がゼロになりました。しかも意外だったことに、ました。更新前の古い空調は、送風だけでかなりの電気を使っていたわけです。
日射調整フィルムと天井断熱材で、建物全体の省エネ性能電気使用量も10％以上減少しました。

を高めた効果も大きいと思います。以前は春から夏に南側の月別電気使用量の変化(kwh)
70,000

改修前

改修後（2012年1月-12月）（2015年7月-2016年6月）
64,100kwh

60,00050,00054,720kwh 55,000kwh

45,780kwh

47,090kwh

69,080kwh

空調について、電力使用状況や部屋ごとの使用状況を監視61,100kwhできるようになったことも、省エネに貢献しています。無駄

58,120kwh

49,690kwh

45820kwh
45,450kwh

39,240kwhに空調を使用している部屋があったとき、すぐ見つけて注意

54,180kwh

43,700kwh
38,150kwh

33,810kwh

34,010kwhできるようにもなりました。

46,920kwh

38,500kwh

30,00033,860kwh

30.0％30,260kwh

CSV 形式PC で管理20.0％16.2%増

10,0000ます。

52,620kwh

40,00020,000

ムを貼ったことで、体感的にも明らかに暑さが抑えられてい

変化率

60,320kwh

56,050kwh

窓のそばにいると非常に暑かったのですが、日射調整フィルUSB メモリー

10.0％

4.5%増
0.8%増

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月-10.0％

5.9%減
12.2%減11.6%減14.5%減25.7%減30.0%減0.0％-20.0％

27.8%減29.6%減30.8%減-30.0％

年間で13.8％減
更新前は冷暖房用に都市ガスを年間5万数千㎥使用していましたので、費用で見ると、ガス代・電気代合わせて約30%のインテリジェントタッチマネージャー削減になりました。

（電力量データの収集およびグラフ表示）

実は空調を更新するにあたり、「ガスのままで行くか、それとも電気に変えるか」はかなり迷いました。毎年電力使用量の削減目標を定め、全社的に節電に取り組んでいる中、「電気iTM プラスアダプタ

空調を導入すれば、電力使用量が増大してしまうのではないか？」と懸念していたのです。

パルス付電力量計機能（ビル用マルチ室外機の電力計測）
フィルムなし夏期︵遮熱︶

ガラス

日射
近赤外光
近赤外光反射7％

冬期︵断熱︶

ガラス

リフレシャイン使用

室内

近赤外光透過86％

室内

ガラス

日射

リフレシャイン室内

可視光透過73％

近赤外光反射39％

ガラス

近赤外光透過37％
リフレシャイン室内
暖房熱

遠赤外光透過68％

暖房熱流出

日射調整フィルムの効果

新たに導入されたエネルギー計測・管理システム― 省エネ以外に、改修の効果を実感することはありますか。
セントラル空調から個別空調になり、部屋ごとに細かく温度調整できるようになったのは嬉しいです。同じ建物内でも場所によって暑さ・寒さの違いは大きいのですが、以前はそのような差にまったく対応できていませんでした。
シーズンごとの冷暖房切り替え工事が不要になり、たとえば10月でも必要であれば冷房を入れられるようになったのも大きいです。以前は暖房に切り替えたあとは気温が30度近くなっても冷房が入れられず、従業員だけでなくお客様にまで我慢を強いてしまうことがたびたびあり、心苦しく思っていました。空調設備改修及び断熱工事施工事例

前回の空調更新から約15年が経過し、故障が続発していた

一番「かゆいところに手が届く」施工会社を選んだ― 今回の省エネ改修を実施するに至った経緯を教えてくだ― 省エネ改修を依頼する施工会社を決めるにあたり、ダイキ

さい。

ンエアテクノ以外の候補も検討しましたか。
前回この建物の空調設備を更新し大手ゼネコンを含む複数の候補をてから約15年が経過し、故障が頻発検討しました。

するようになったことから、再度の― 候補に上がった複数の施工会社更新の必要性を感じるようになりまの中から、ダイキンエアテクノを選した。前回の更新の際は冷温水機のんだ理由を教えてください。

熱源を重油焚きからガス焚きに変えダイキンエアテクノから提出されただけで、パワーは向上したもののた施工計画が、さまざまな点で最も部屋ごとの細かい温度調整はできな配慮が行き届いていたからです。

いままでしたので、今度の更新を機「省エネ・環境対応や補助金活用に関するダイキンエアテクノからの的確な情報提供とサポートに感謝しています」（吉田取締役）に個別空調に切り替えたいと考え、情報収集を始めました。
ただ私たち製造業では、製造に直接関係しない設備への投資はどうしても後回しになるところがあり、実施はしばらく保留になっていました。

「暑い夏も涼しく仕事ができるようになり、従業員一同喜んでいます」（石原常務）

たとえば「部屋ごとにきめ細かく温度調整ができるようにしたい」という私たちの要望に対し、ダイキン
エアテクノからは、まさに私たちの要望どおりの設備構成が提出されました。これに対し他社から提案された設備構成は、温度調整がフロアごとにしかできないなど、私たちの希望を十分満たさないものでした。

―「製造に直接関与しない」本社ビルの空調更新に、どのよ細かい実務上の相談に対する回答も、ダイキンエアテクノの担当者が一番的確で、万事「小回りが効く」「かゆいところうな契機で踏み切りましたか。
一つの契機になったのは、空調更新を建物全体の省エネ改修として実施することで、国から補助金が下りる可能性があることを知ったことです。補助金の存在を教えてくれたのは、ダイキンエアテクノでした。改修によってエネルギー使用量も経費も抑えられるとわかったことも、実施の決定を後押ししました。
ちょうど同じタイミングで、このビルを耐震補強することになったことも大きな契機になりました。耐震補強を実施するということは、今後このビルを最低でも20 ～ 25年は継続して使うということです。本社ビルも、会社全体としての重要インフラの一つあることは間違いありません。本社ビルの空に手が届く」印象でした。
― ダイキンエアテクノが策定した工事計画について、評価されている点があれば教えてください。
本社ビルとして使用し続けながらの工事でしたので、工事可能な曜日も時間帯も限られており、部署ごとの都合にも対応しなければならない中、こちらの要望どおりきめ細かい工事スケジュールを組んでくれたことを評価しています。おかげで業務への大きな支障もなく、冷暖房が必要な時期にも補助金交付上の期限にも、工事完了を間に合わせることができました。

調も、それだけ長期にわたり使用するインフラにふさわしい― 実際の工事に関して、評価されている点があれば教えてく設備に更新するのが適切と判断しました。

ださい。
当社工場は防衛省様に納入する火器なども製造しています。
このため一部エリアについては、通常以上のセキュリティ確

施工後の建物内外室外機（西側）。配管ダクトは外壁色に合わせて塗装してある室外機（東側）

エントランスホール。天井色に合わせて黒く塗装された
室内機

空調設備改修及び断熱工事施工事例

大会議室

センシングフロー室内機が施工された天井

ドア付近に施工されたシングルフロー室内機

地下機械室に設置された空調機集中監視盤（左手前）と、設備用の大型空調機（右奥）

空調機集中監視盤の室内機選択画面

月間予実管理画面保を期す必要があります。ダイキンエアテクノはこうしたセ― 空調更新を検討している企業や施設の方へ、何かアドバイキュリティ確保の面でも、私たちの要求に応じた人員配置等スがあればお願いします。

を実施してくれました。

セントラル空調から個別空調への切り替えは、快適さだけ

改修完了後、さらに2件の補助金を獲得― 工事完了後のダイキンエアテクノの対応について、評価されている点があれば教えてください。
今回改修した本館ビルが建つ敷地には他にも工場棟など十数棟の建物でなく省エネの観点からもメリットが大きいと実感しています。
施工会社を選ぶときは、やはり細かいところまで相談に乗って対応してくれるところを選ぶのが一番だと思います。
― 最後に、今後の抱負とダイキンエアテクノへのご期待をお聞かせください。

があり、空調が老朽化・低効率化し豊和工業株式会社では、工作機械や車両等の製品の性能のた棟については、設備の更新を順次面でも、生産設備や施設の面でも、さらなる省エネ化の取り進めています。今回のように建物全組みを進めてまいります。ダイキンエアテクノには、今後も体の改修で国の補助金を活用できる省エネ化に役立つ情報提供やサポートに期待します。

案件については、できるだけ補助金を活用したいと考えています。

お忙しい中、貴重なお話をありがとうございました。

補助金の獲得に必要な申請事項や「実務についての細かい相談に、 資料は膨大で、私たちのような一企
ダイキンエアテクノの担当者が業が独力で作成するのは非常に困難一番的確に対応してくれました」
です。
（近藤部長）

本館ビルの改修完了後、さらに工場1棟、および食堂・厨房の計2件の空調更新に国の補助金を活用できましたが、いずれの案件も、ダイキンエアテクノが改修計画の策定から施工までトータルにサポートしてくれま

工事内容

今回の工事の概況
オフィスビル（鉄筋コンクリート造、地上 5 階地下 1 階、延床面積 8,662㎡）
空調設備改修及び断熱工事

工2014 年 1 月～ 2014 年 6 月

建物期※ 取材日：2016年10月した。
また、保守・メンテナンスが必要になったときはすぐに対応してくれるので、担当者も喜んでいます。

（本社）
東京都墨田区両国2-10-8 住友不動産両国ビル
TEL（03）5624-6301 FAX（03）
5624-6302

http://www.daikin-at.co.jp/