操作説明書

２０２４年０９月１３日

バージョンにより、この操作説明書と表示画面で、異なる場合がありますが、支障がない場合は、変更していませんので、ご理解の程、よろしくお願いします。

目次

１．壁Ｃｈｅｃｋ６とは

1-1.はじめに-2.仕様-1.体験版-2.正規版-3.正規版Light＜インストール方法＞

10

-3.制限
-1.制限事項-2.動作環境-3.開発言語-4.ボタン各部の名称及びキー割付
２．基本的な使い方

22-1.入力の進め方-2.壁量・偏心率計算のための入力-3.接合金物計算のための入力-4.建物重量を計算するための入力-5.床倍率計算のための入力-6.柱負担面積検討のための入力
３．建築概要入力

29-1.概要＜柱の小径＞

31-2.等級・準耐力壁-3.床面積内訳＜「見上げ」面積、「見下げ」面積とAf床面積の関係＞

38-4.特殊壁＜高壁倍率およびＮ値用壁倍率の設定＞

41-5.詳細建物重量-6.簡易建物重量＜屋根荷重割増係数とは？＞

56-7.必要壁量・Qe＜太陽光パネルの入力方法について＞62-8.柱小径･負担面積又は柱小径･壁量係数＜有効細長比の計算＞

65-9.設計者・金物
４．各階平面の入力-1.一般床入力-2.属性編集-3.その他-4.床面積と重心-5.バルコニーと小屋裏物置面積7365

５．耐力壁の入力

95-1.耐力壁入力-2.属性編集＜階高 3.2m超 3.5m以下の場合、筋かいの壁倍率低減＞ 100-3.その他-4.上の階・下の階の表示方法
６．柱の入力106-1.柱入力-2.属性編集-3.その他
７．梁の入力111-1.梁入力-2.属性編集-3.その他
８．小屋裏物置・太陽光パネルの入力

115-1.小屋裏物置・太陽光パネル＜小屋裏物置施行令第４６条第４項抜粋＞

116＜小屋裏物置平１２建告第１３５１号抜粋＞

116-2.属性編集-3.その他＜小屋裏物置の計算例＞

120＜太陽光パネル重量が、壁量に及ぼす影響＞

121

９．部屋線消去123-1.部屋線消去-2.その他
１０．通り芯及び斜め軸入力

125-1.通り芯及び斜め軸入力-2.その他
１１．１／４床の入力

128-1.1/4床入力-2.その他
１２．準耐力壁入力

130-1.準耐力壁入力-2.属性編集-3.その他
１３．床剛性の入力

134-1.床剛性範囲入力-2.属性編集-3.その他
１４．火打梁入力-1.火打梁入力-2.属性編集-3.その他

142

１５．耐力壁線の指定

145-1.耐力壁線指定＜通り芯の直接座標変更＞
１６．床区画の入力

147
149-1.床区画入力-2.属性編集-3.その他
１７．面積ラインの入力

160-1.面積ライン-2.属性編集-3.その他
１８．壁長ラインの入力

164-1.壁長ライン-2.属性編集-3.その他
１９．柱負担面積の入力

167-1.柱負担面積入力画面-2.梁ライン-3.分割ライン-4.柱負担面積-5.計算結果-6.出力結果
２０．壁量計算の検討

174-1.壁量計算-2.壁率比計算-3.偏心率計算-4.計算結果＜準耐力壁量<必要壁量/2の確認＞

178-5.耐力壁の配置＜直下率の計算・表示及び印刷＞
２１．軸組・接合部の検討

182
183

-1.軸組・接合金物＜２階建て部分における１階柱のＮ値算定の補足説明＞ 185＜１階より２階が不利な場合の１階金物補正＞

186＜Ｎ値計算式を適用する際上下階の軸組がずれている場合＞-2.接合部一覧表
２２．耐力壁線の検討

189-1.耐力壁線検討
２３．火打梁の検討-1.火打梁検討

191

187

２４．胴差と通し柱接合部の検討

193-1.胴差と通し柱接合部の検討
２５．床倍率等の検討

195-1.床倍率等検討
２６．印刷

199
-1.印刷（壁量計算）-2.印刷（建物重量）

２７．環境設定

205-1.グリッド・画面-2.ＤＡＴＡ・Printer-3.重心その他係数-4.壁仕様-5.接合部仕様１-6.接合部仕様２-7.床倍率-8.準耐力壁等-9.ＤＸＦ関連

２８．ファイル216-1.ファイル-2.バックデータ-3.環境設定削除-4.建物重量環境設定削除-5.建物重量デフォルト値読込-6.異常終了後の回避措置-7.入力枠の文字をマウスクリックで選択状態にする-8.ＤＸＦ出力・読込-9.接合金物再計算-10.壁重複整理-11.四角床・三角床重複等整理-12.壁Check6フォルダ内確認
２９．読込履歴229-1.読込履歴
３０．編集

231
-1.編集
＜補助線延長・短縮・コーナー連結＞分割ライン

233-2.原点移動-3.データ２点移動-4.原点自動移動-5.一般壁量関連編集-6.性能表示関連編集
３１．表示

240
-1.表示

３２．ベタ基礎

青枠（正規版Light

非対応）

247

方法①「１詳細計算」「２簡易計算」選択時使用可能

赤枠「ベタ基礎」クリック-1.材料の許容応力度-2.水平荷重時応力算定-3.接地圧算定-4.基礎スラブ算定-5.基礎梁算定-6.人通口開口部算定-7.各種計算式等-8.印刷-9.その他
３３．ライセンス取得方法・その他-1.ライセンス取得方法-2.ユーザー登録-3.登録アドレスの変更-4.サポート-5.お問合せ方法-6.使用許諾・転載・免責・制作著作

275

１．壁Ｃｈｅｃｋ６とは-1.はじめに-2.仕様-1.体験版-2.正規版-3.正規版Light-3.制限-1.制限事項-2.動作環境-3.開発言語-4.ボタン各部の名称及びキー割付- 1 -1-1.はじめに****************************************************************************************
木造建築物における省エネ化等による建築物の重量化に対応するための必要な壁量等の基準（ＺＥＨ水準等の建築物における壁量等基準）
対象とする構造・構法
・階数が２以下・延面積が３００㎡以下

・高さが１６ｍ以下

・階高が３．５ｍ以下

・木造軸組構法

・平面形状や断面形状が著しく特殊でないもの

・基礎が鉄筋コンクリート造
・構造計算を行わず、仕様規定のみで構造安全性の確認を行うもの
１ 必要な壁量に関する規定（令第46条第４項等関連）・方法①：壁量計算における必要な壁量の基準について建築物の荷重の実態に応じて計算
・方法②：必要壁量を、計算ツール・早見表により確かめる方法
・方法③：構造計算により確かめる方法
２ 柱の小径に関する規定（令第43条第１項関連）・計算ツール・早見表により、柱の小径の最小寸法や柱の負担可能な床面積の算定
３ 構造安全性の配慮事項
・床組等のチェック・基礎のチェック

・接合部のチェック・横架材のチェック****************************************************************************************
ＺＥＨ水準等の建築物における壁量等基準による「壁Ｃｈｅｃｋ６」正規版の対応
１ 必要な壁量に関する規定
・方法①：建物重量計算→壁量係数①-1 詳細計算（建築物の荷重の実態に応じて計算により求める）
・小屋裏物置・太陽光パネルの重量も考慮して、建物重量を算出
・小屋裏物置重量を考慮して、床面積を増加し重心算定に考慮有、太陽光パネル
重量は、重心算定考慮の有無を選択可能
・存在壁量に準耐力壁等を考慮
・四分割法及び偏心率により壁配置の検討
・Ｎ値法による柱金物計算
・「木造住宅のための住宅性能表示」
構造の安定に関する基準解説書（耐震等級２・３耐風等級２）に対応①-2 簡易計算（表計算ツールの単位荷重を基に建物重量を求める）
・小屋裏物置重量を考慮して、建物重量を算出
・太陽光パネル重量は、屋根全面設置を考慮
・小屋裏物置重量を考慮して、床面積を増加し重心算定
・存在壁量に準耐力壁等を考慮
・四分割法及び偏心率により壁配置の検討
・Ｎ値法による柱金物計算
・「木造住宅のための住宅性能表示」
構造の安定に関する基準解説書（耐震等級２・３耐風等級２）に対応（住宅以外は非対応）- 2 -・方法②：簡易方法→壁量係数②-1 計算ツール（（公財）日本住宅・木材技術センターＨＰ掲載 表計算ツールに準拠）
・床面積、床面積比及び建物仕上等より、壁量係数を求める
・太陽光パネル重量は、屋根全面設置を考慮
・小屋裏物置重量を考慮して、床面積を増加し重心算定、壁量計算
・存在壁量に準耐力壁等を考慮
・四分割法及び偏心率により壁配置の検討
・Ｎ値法による柱金物計算②-2 早見表（（公財）日本住宅・木材技術センターＨＰ掲載）
・床面積、床面積比、階高、太陽光パネル有無及び建物仕上等より、早見表から壁量係数を求める
・小屋裏物置重量を考慮して、床面積を増加し重心算定、壁量計算
・存在壁量に準耐力壁等を考慮
・四分割法及び偏心率により壁配置の検討
・Ｎ値法による柱金物計算
・方法③：許容応力度構造計算により安全性を確認する：未対応
２ 柱の小径に関する規定
・方法①：計算ツール（（公財）日本住宅・木材技術センターＨＰ掲載 表計算ツールに準拠）の内容で、柱の小径または負担面積を算定する

・方法②-1：計算ツールの内容で、柱の小径を算定する
・方法②-2：早見表より、「すぎ 無等級材」の柱の小径が、表示される
３ 構造安全性の配慮事項
・床組等のチェック：対応「木造住宅のための住宅性能表示」（公財）日本住宅・木材技術センター発行に準拠して計算をしますので、住宅性能表示制度の評価方法基準における告示（平成13年国土交通省告示第1347号）第5 1-1（3）ホ②③に規定する方法による（耐震等級２・３耐風等級２）・接合部のチェック：対応「木造住宅のための住宅性能表示」（（公財）日本住宅・木材技術センター）に準拠して計算をします。

住宅性能表示制度の評価方法基準における告示（平成13年国土交通省告示第1347号）第5 1-1（3）ホ④に規定する方法による（耐震等級２・３

耐風等級２）

・基礎のチェック：対応
・「小規模建築物基礎設計指針」（日本建築学会）に準拠して、計算します。
・水平荷重時応力算定及び接地圧、基礎スラブ、基礎梁、人通口部の計算が可能
・横架材のチェック：未対応
住宅性能表示制度の評価方法基準における告示（平成13年国土交通省告示第1347号）第5 1-1（3）ホ⑤に規定する方法による次のスパン表等で対処できると思われます。（検査機関で確認する必要有）
・木造軸組工法住宅の横架材及び基礎のスパン表 (2018年版)（公財）日本住宅・木材技術センター

・プレカット業者からの、横架材等の部材計算書を使用する。
・各自で検討図書を用意する必要があります。

- 3 -****************************************************************************************
ＺＥＨ水準等の建築物における壁量等基準による「壁Ｃｈｅｃｋ６」正規版Lightの対応
１ 必要な壁量に関する規定
・正規版内、方法②に記載した内容だけ使用可能
２ 柱の小径に関する規定
・正規版内、方法②-1、方法②-2に記載した内容だけ使用可能
３ 構造安全性の配慮事項
・床組等のチェック：対応
耐震等級１及び耐風等級１の内容で、正規版と同等な計算・接合部のチェック：対応
耐震等級１及び耐風等級１の内容で、正規版と同等な計算・基礎のチェック

：未対応

・横架材のチェック：未対応********************************************************************************************************************************************************************************ＣＡＤライクな入力で、壁量算定・偏心率及び建告第１４６０号表三の接合部の仕様を算定します。
****************************************************************************************(公財)日本住宅・木材センターでの認定等、及び各検査機関等で書類を審査していただいてはいません。
そのまま申請され、内容について指摘を受けるかもしれません。その場合、詳しい内容をお知らせ下
されば、可能な限り対処させていただきます。

****************************************************************************************
直下率の計算・表示及び印刷ができます。
****************************************************************************************
垂直最深積雪１ｍ以上から２ｍ迄の多雪区域内建物も計算可能です。（計算方法①の場合）****************************************************************************************
ＤＸＦ読込・出力に対応しています。

****************************************************************************************
風圧時見付面積の算定では、簡易自動計算より、壁量を簡単に算定できます。また、一般ＣＡＤ等で、見付面積を求め、その数値を使用した精算面積入力もできます。そして、その図面をＤＸＦ変換して、計算書に添付することも出来ます。

****************************************************************************************
地盤の種類による地震力の割り増しも考慮してあります。尚、考慮しない計算も出来ます。

****************************************************************************************
各部屋は、四角床入力・三角床入力・多角形床入力により、どんな間取りでも、入力できます。判りやすくするために部屋名の入力も可能です。
また、グリッドの分割を変更できますので、入力作業が、アップします。

****************************************************************************************
軸組図を作成しますので、実際の筋かいの方向が一目でわかります。
平面図入力時の精度で、軸組図及び計算書が、作成できない場合がありますが、「軸組図作図誤差」で、誤差の許容量を入力すれば、作成できます。

****************************************************************************************- 4 -****************************************************************************************
重心の算定では、「重みづけの係数」を、考慮して求めます。

****************************************************************************************
床面積と重心・床属性編集
これらにより、重心の算定方法を、確認します。

****************************************************************************************
壁率比の算定で、側端部分の階数を、建物全体の階数ではなく、その部分ごとに独立して計算します。

****************************************************************************************
小屋裏物置を入力して、内法高さで面積を補正します。その結果より壁量算定及び偏心率の計算にも反映しています。

****************************************************************************************
偏心率は、「ねじれ剛性」から「弾力半径」を求めて算定します。

****************************************************************************************
斜め壁は、その中心座標で、各方向に分力し加算します。

****************************************************************************************
原則として、筋かい有９０cm未満の壁もしくは面材の壁６０cm未満の壁は、図示されていても、計算は行いません。

****************************************************************************************
金物計算の１～２階で、１m以内の場合は、柱ズレの補正を行います。

****************************************************************************************
耐力壁の壁倍率は、0.5（土塗壁）から5.0（90×90たすき掛け）まで、用意してあります。土塗壁1.0
及び1.5の計算も可能です。
高壁倍率5.0超の壁も使用可能で、計算します。

****************************************************************************************
出隅柱の位置が、ある階で１箇所でも指定されると、全ての階で指定のない柱は、中柱として扱います。もし、何も指定しない場合、各軸組図の両端部及び梁入力により端部に指定した部分は、全て出隅柱の計算を行います。これにより、建物外周で、大きな値が出る場合があります。その様な場合は、手計算で補正する必要があります。補正方法は、Ｂ・Ｌを中柱の値に変更する必要があります。

****************************************************************************************
通し柱の位置は、特に壁量・偏心・柱Ｎ値計算には、何も影響しませんが、平面図・軸組図の視認性をアップできます。

****************************************************************************************
床・壁・柱等、各種類のＤＡＴＡを、階毎、方向毎で、全て削除出来ます。削除し難い小さなＤＡＴ
Ａ又は予期しないＤＡＴＡ等が、削除できます。

****************************************************************************************
予定している点が、なかなか指定し難い場合は、吸着距離を変更することで、容易に入力できます。

****************************************************************************************
作図終了後、思わぬ方向に建物全体が配置された場合、原点を移動して、画面中央に配置することができます。

****************************************************************************************- 5 -1-2.仕様
壁Ｃｈｅｃｋ６の仕様
ＺＥＨ水準等の建築物における壁量等基準、その他検討事項
壁Ｃｈｅｃｋ６には、正規版・正規版Lightと体験版の３種類があります。
正規版・正規版Light
ハードプロテクト仕様のみ
ハードプロテクト：Sentinel HL Pro ドライバーレス仕様（ＵＳＢキー）が必要
体験版：プロテクトキー等はありませんし、レジストリに書込も行いません。
1-2-1.体験版

起動時に表示

赤枠内に「体験版」と表示されます。
一部に制限はあるものの、ＺＥＨ水準で求められる計算を行うことはできますが、保存、印刷はできません。
インストールされたＤＡＴＡを読込、内容を変更しなければ、プレビューで計算結果を確認する事ができますが、変更された場合は、プレビューもできなくなります。
体験版では、Sentinel HL Pro（ＵＳＢキー）をＰＣに接続しても、正規版にはなりません。
新たに正規版を入手（ＨＰまたは購入時に送付するＣＤ）し、体験版をアンインストールした後、正規版をインストールおよびＵＳＢキーをＰＣに接続すれば、使用可能となります。
- 6 -体験版起動途中に表示されるメッセージ

ZEH水準対応

赤枠の体験版用アイコンでも、確認可能です。

ＤＡＴＡを変更しなければ、「体験版」と書かれた内容で、プレビューできます。印刷はできません。

- 7 -

体験版

1-2-2.正規版

起動時に表示ハードプロテクト版接続アプリ起動

ZEH水準対応

正規版

ＺＥＨ水準で求められる計算を行い、ＤＡＴＡ読込・保存、印刷が可能です。

プロテクトＵＳＢキーをＰＣに接続しないと起動しませんし、起動後キーを抜いた場合、２分後にキーの接続を求める左記メッセージ
が、キー接続するまで表示されます。
赤枠の正規版用アイコンでも、確認可能です。

- 8 -1-2-3.正規版Light
方法②の壁量計算・接合金物計算しかできません。
耐震等級１及び耐風等級１で床組等のチェック・接合部のチェックが行えます。

起動時に表示ハードプロテクト版接続アプリ起動

ZEH水準対応

正規版 Light

ＺＥＨ水準で求められる計算を行い、ＤＡＴＡ読込・保存、印刷が可能です。

プロテクトＵＳＢキーをＰＣに接続しないと起動しませんし、起動後キーを抜いた場合、２分後にキーの接続を求める左記メッセージ
が、キー接続するまで表示されます。
赤枠の正規版用アイコンでも、確認可能です。
- 9 -＜インストール方法＞
１．体験版
・プロテクトはありませんので、ＨＰから体験版をダウンロードして、ＺＩＰを展開して、インストールすれば、使用可能となります。Sentinel HL Pro（ＵＳＢキー）を接続しても、正規版として起動するわけではありません。アンインストールする必要があります。
・お試し版ＤＡＴＡを用意していますので、それを読込、内容の変更をしなければ、「印刷」プレ
ビューで、出力内容を確認できます。
・お試し版ＤＡＴＡ変更または新規入力等の操作は可能ですが、「印刷」プレビュー、計算内容確認、保存はできません。
２．ハードプロテクト版
2-1.体験版のアンインストール（正規版の場合）体験版がインストールされている場合は、「プログラムと機能」から「壁Ｃｈｅｃｋ６」を探して、アンインストールします。
正規版Lightの場合は、インストールするフォルダが違っていますので、そのまま残しても問題ありません。Lightは、壁量計算・接合金物計算しかできませんので、その他の機能は、体験版で確認できます。
2-2.正規版・正規版Lightのインストール
正規版・正規版Lightを、配布ＣＤまたはＨＰより、準備する必要があります。
ＨＰの場合は、ＺＩＰを展開する必要があります。
「setup.exe」をダブルクリックで、インストールが始まります。
今後、バージョンアップが必要な場合は、ＨＰからダウンロードして、インストールすれば、更新された内容で、使用可能となります。
2-3.接続用チェックソフトのインストール
配布ＣＤ内にあります。大切に保管する必要があります。
「接続用チェックソフト」フォルダ内の「setup.exe」をダブルクリックで、インストー
ルが始まります。
インストール先は、正規版の場合「壁Check6」、正規版Lightの場合「壁Check6L」、それぞれインストールしたフォルダを選択します。別のフォルダでは、使用可能となりませんので、注意が必要です。
2-4.Sentinel HL Pro（ＵＳＢキー）ハードプロテクトの接続
ドライバーレス仕様なので、専用のドライバーをインストールする必要はありません。
最初は、新しいハードが接続された為に、認識に若干時間が掛かります。

- 10 -

1-3.制限
1-3-1.制限事項
入力可能階数は、２階建ての一戸建て住宅で３００㎡以下、階高３．５ｍ以下
木造軸組構法だけ使用可能
1-3-2.動作環境
ＯＳ: Windows 10 /11

その他: Sentinel HL Pro（ＵＳＢキー）は、ドライバーレス仕様なので、ドライバーをインストールする必要はありません。
本体ソフトをインストール後、Sentinel HL Pro（ＵＳＢキー）をＰＣに接続すれば使用可能となります。

1-3-3.開発言語
Visual Basic .Net 2010 (Microsoft)- 11 -

1-4.ボタン各部の名称及びキー割付
入力１ボタン群「床入力」
一般壁量計算で採用する床を入力します。
使用できる「入力２ボタン群」が現れます。仕事に応じたボタンを押します。
デフォルトは、「四角床」です。
「耐力壁入力」
一般壁量計算で採用される耐力壁を入力します。
使用できる「入力２ボタン群」が現れます。仕事に応じたボタンを押します。
デフォルトは、「耐力壁1.5」です。
「柱入力」
耐力壁及び準耐力壁付きでない単柱を入力します。
使用できる「入力２ボタン群」が現れます。仕事に応じたボタンを押します。
デフォルトは、「柱」です。
「梁入力」
梁を入力します。
使用できる「入力２ボタン群」が現れます。仕事に応じたボタンを押します。
デフォルトは、「梁」です。
凹形の平面形状の場合使用しますが、その他の場合は入力しなくて結構です。
「小屋裏物置入力」
床面積で採用される小屋裏物置を入力押します。
使用できる「入力２ボタン群」が現れます。仕事に応じたボタンを押します。
属性編集で、内法高さを入力してください。デフォルトは、2.1mです。
「 部屋線 消去」
邪魔な部屋線を消去できます。と言っても、実際に部屋線を消去して合体したわけではありません。枠を他の色で、上から塗っているだけですので、各部屋は今まで通りです。
使用できる「入力２ボタン群」が現れます。仕事に応じたボタンを押します。
「 通り芯 入力」
通り芯を入力します。
使用できる「入力２ボタン群」が現れます。仕事に応じたボタンを押します。
デフォルトは、「通り芯Ｘ」です。
「1/4床入力」
壁量充足率から壁率比計算するときに使用する１／４床を入力します。
使用できる「入力２ボタン群」が現れます。仕事に応じたボタンを押してください。
デフォルトは、「Ｘ」です。

- 12 -

「柱負担面積入力」

外周柱および内部柱の最大負担面積を求め、土台等および柱の材種による柱負担可能面積と比較し、検討できます。
「準耐力壁入力」
準耐力壁を入力します。方法②の計算では無視します。
使用できる「入力２ボタン群」が現れます。仕事に応じたボタンを押します。
「床剛性入力」
床倍率床剛性を入力します。床組等の検討及び胴差等接合部の検討で使用します。
使用できる「入力２ボタン群」が現れます。仕事に応じたボタンを押します。
「耐力壁線及び床区画入力」
耐力壁線及び床区画を入力します。床組等の検討及び胴差等接合部の検討で使用します。
使用できる「入力２ボタン群」が現れます。仕事に応じたボタンを押します。
「面積ライン入力」

床、小屋裏物置、バルコニー等の重量を計算する場合、入力された床入力の面積を使用しますが、異なる面積を採用する場合に、入力します。 使用できる「入力２ボタン群」が現れます。仕事に応じたボタンを選択します。
方法①-1で地震時建物重量計算に使用し、全ての方法では、ベタ基礎・布基礎を検討する時に使用します。
「壁長ライン入力」

壁の長さを計算する場合、入力します。外壁、内壁と分けて、入力可能です。布基礎を選択した場合、平屋部分の基礎か２階建て以上の部分の基礎か、属性編集で、設定できます。 使用できる「入力２ボタン群」が現れます。仕事に応じたボタンを選択します。
方法①-1で地震時建物重量計算に使用し、全ての方法では、ベタ基礎・布基礎を検討する時に使用します。

- 13 -

入力２ボタン群
全てのボタンを表示していますが、通常の仕事では「入力ボタン１」で使用可能なボタンのみが選択されて、表示されます。
「選択」
床・耐力壁・柱・補助線及び小屋裏物置の属性を変更する場合に、使用します。
選択するＤＡＴＡ上で、左クリックします。ピンク色に変化しますので、選択されたことが解ります。
座標位置、各部の寸法、耐力壁の変更等が、それぞれに応じて行えます。
「複数選択」

耐力壁・準耐力壁の仕様だけを複数同時に変更するとき、使用します。
ＤＡＴＡ上で、エリアを指定します。その中に含まれる壁がピンク色に変化します
ので、選択されたことが解ります。
そこで、右クリックしてます。耐力壁仕様変更を選択後、設定ボタンで、複数の壁が、変更されます。
「補助線」
補助線を入力する場合に使用します。
グリッドでは、入力できない交点等を作成して、床、壁の入力を助けます。
画面上、補助線が表示された状態で印刷しても、それは無視して、印刷されません。

通り芯を一括で赤または緑に変換します。

「通り芯一括変換」「単線削除」
床、耐力壁、補助線及び小屋裏物置が削除できます。

左クリック１回で、削除されます。もし間違いで有れば、右クリックで、元に戻ります。
「エリア削除」
耐力壁、柱、補助線をエリアで削除します。
左上で左クリック、右下で左クリックする場合は、エリアが実線で表示されます。この場合は、その実線内に全て入っているＤＡＴＡが削除されます。
左下で左クリック、右上で左クリックする場合は、エリアが破線で表示されます。この場合は、その破線内のＤ
ＡＴＡと、破線にクロスするＤＡＴＡも削除されます。注意が必要です。
もし間違いで有れば、右クリックで、元に戻ります。
「移動」
床、耐力壁、柱、補助線及び小屋裏物置を、移動できます。
エリア消去と同じ２種類の方法で、指定できます。
もし間違いで有れば、「戻る」で、元の状態に戻ります。
「複写」
床、耐力壁、柱、補助線及び小屋裏物置を、複写できます。
エリア消去と同じ２種類の方法で、指定できます。連続して同じものを複写できます。終了する場合は、右クリックします。もし間違いで有れば、「戻る」で、元の状態に戻ります。

- 14 -

「平行複写移動」
床線、補助線に平行な線を作成できます。作成された線は全て補助線です。
耐力壁を平行複写・移動できます。作成された線は、同じ耐力壁です。
これを選択すると、距離を入力する小窓が開きますので、数値を入力します。
また、その小窓で、「移動」が選択できます。補助線に限って平行に移動できます。
線を左クリックで指定して、複写（移動）する方向にマウスを移動して、左クリックします。
終了する場合は、右クリックです。
「三角床・耐力壁・補助線・床剛性編集」

三角床の頂点・耐力壁・補助線及び床剛性の端点を移動します。
編集方法は、「４．各階平面の入力

4-3.その他」「三角床・補助線編集」で、解説します。

「計測」

各点間、各線間等の距離を計測します。
「三角床」
三角の床を入力します。変形している部屋でも、三角と四角の組み合わせで対応できます。
第１点、第２点、第３点と左クリックすると、自動で三角を作成します。
尚、三角が多くなると、処理速度が落ちますので、注意が必要です。
「四角床」
通常の床及び小屋裏物置を入力します。
第１点、第２点と左クリックで、作成されます。第１点と第２点の位置関係に差違はありません。どのように入力されても結構です。
「多角床」

多角床入力により、左クリックで、始点から順次指定して行き、終点（始点と同じ位置）を指定しないで、
右クリックします。自動で閉鎖型の床が作成されます。
「耐力壁」

～

「特殊耐力壁１」「特殊耐力壁２」～

耐力壁を入力します。壁倍率に合わせて使用して下さい。第１点、第２点と左クリックで、作成されます。また、
すぐ右クリックで、消去できます。
「選択」で選択して、属性編集で壁倍率を後で、変更することも出来ます。
「床・壁数値入力」

床および壁を数値を指定して、入力します。
グリッドから外れた大きさの場合、便利に使用出来ます。
「柱」
単柱を入力します。上部に耐力壁があり下部に耐力壁がない場合で、実際に柱がある場合に使用して下さい。接合金物の計算で、２階のＮ値が、下に伝達されます。

- 15 -

「梁」
梁を入力します。凹形の平面形状の場合使用しますが、その他の場合は入力しなくて結構です。
これを入力することで、建物中央部でも隅柱の計算が出来ます。
「通り芯Ｘ」「通り芯Ｙ」
２つのボタンに対応した通り芯が作成できます。左クリック１点で指定します。
作成された軸名（Ｘ１とかＹ１）の上で、右クリックすると、軸名と軸線が赤に変わります。これで、軸組図を作成出来るようになります。１つも赤く変更されていなければ、軸組図のボタンを押しても変化しません。
もう一度同様に右クリックすると、緑に変わり、軸組図は作成されません。
「通し柱」
通し柱を示す◯が入力できます。柱のない所には入力できませんが、他の階で何もない所に◯が付けられる場合もありますので、後で柱・壁を入力します。
「出隅柱」
出隅柱を示す□が入力できます。柱のない所には入力できません。
「接合金物指定」
接合金物を指定した内容で、設定できます。しかし、それより大きな値の金物が必要な場合は、そちらが優先されます。柱のない所には入力できません。
「制震金物指定」
柱と梁の接合部に使用する制震金物が入力できます。柱のない所には入力できません。
「床剛性」
多角形入力により、左クリックで、始点から順次指定して行き、終点（始点と同じ位置）を指定しないで、右ク
リックします。自動で閉鎖型の床剛性範囲が作成されます。
床の仕様が違う場合は、複数入力し、床剛性番号は、属性変更で、指定します。デフォルトは、１です。
「火打梁」
必要な部分に入力します。入力の際、方向を示すサブメニューが、表示されますので、選択して配置します。方向を変更する場合又は終了する場合は、右クリックで、サブメニューを表示してから作業します。
仕様は、属性変更で指定できます。
「準耐力壁」～

環境設定で、入力されたＤＡＴＡを元に壁倍率等が計算され、表記番号と壁倍率は関係ありません。どの部分にどの仕様を入れたかは、環境設定で、確認できます。
仕様は、属性変更で指定できます。

- 16 -

「耐力壁線指定」
耐力壁及び準耐力壁が存在する通り芯を指定します。それぞれの通り芯符号を右クリックします。青く変化すれば、指定されたことを示します。上部「計算結果」ボタンで、自動計算され、耐力壁線となる通り芯は、赤く変化します。
「面積ライン」
多角形入力により、左クリックで、始点から順次指定して行き、終点（始点と同じ位置）を指定しないで、右ク
リックします。自動で閉鎖型の床面積ラインが作成されます。

床面積ライン
屋根面積ラインバルコニー面積ライン
小屋裏面積ライン「壁長ライン」

外壁、内壁のラインを入力します。別途階高を設定できますので、それぞれの長さを算定し、階高を乗算する事により、壁面積を算定します。
外壁ライン
内壁ライン
布基礎の場合、１階の入力画面より、平屋部分か２階建て以上の部分の布基礎の判別を、属性編集で行います。
「柱負担面積」

梁ライン・分割ラインを作成し、柱負担面積の範囲を示します。
梁ライン
分割ライン
多角形入力により、左クリックで、始点から順次指定して行き、終点（始点と同じ位置）を指定しないで、右ク
リックします。自動で閉鎖型の床面積ラインが作成されます。

外周柱負担面積
内部柱負担面積
入出力・画面表示ボタン群「新規作成」
ＤＡＴＡを、新規作成します。
それまで作業していたＤＡＴＡは、全て消去されます。もし、誤って押しても判断を促すメッセージが表示されますので、それに従って下さい。
「開く」
既に保存されたＤＡＴＡを、読み込む準備をします。
「保存」
上書き保存します。
ファイル名が付けられていない場合は、「名前を付けて保存」に、切り替わります。

- 17 -

「印刷」
計算書を、印刷します。
どの部分を印刷するか、メッセージが表示されますので、それに従って下さい。
「再表示」
ＣＡＤ入力で、作業しているうちに画面にゴミが溜まったように見づらくなります。
このボタンで、再表示して、見やすくします。
「戻る」
１つ前

の状態に戻します。

床等入力後、これを押すと今入力したＤＡＴＡを、削除します。
「標準」
一般的な画面の大きさに戻します。
「拡大２」のボタンを、使用できるように、元に戻します。
「拡大1」
「縮小」
拡大縮小して表示します。

キーボード「Page Up」「Page Down」およびマウスホイールで、同様なことができます。
「拡大2」
クリックした点を中心に、環境設定の指定した倍率で、拡大して表示します。
尚、使用できるのは、１回だけです。標準ボタンで、元に戻してからでないと、次に使用できません。
しかし、「拡大２」で、表示して於いてから、「拡大１」「縮小」各矢印キーを、操作することは可能です。
「上下移動」「左右移動」

画面を上下・左右に移動します。
キーボード「↑↓←→」 およびShift+マウスホイール（上下）Ctrl+マウスホイール（左右）で 同様なことができます。
ＤＡＴＡ入力・計算ボタン群

壁量
概要

計算

詳細は次を参照「５．耐力壁の入力」

各階

軸組「5-4.上の階・下の階の表示方法」（接合金物）「概要」
概要書作成画面に切り替わります。
「各階」
各階を表示します。
「計算結果」
一般壁量計算では、壁量・偏心率の計算が、確認できます。
「軸組・接合金物」
それぞれの方向に応じた軸組図と、接合金物の諸計算が表示されます。

- 18 -

ＣＡＤ入力点属性ボタン群

線上ｸﾞﾘｯﾄﾞ

端点

自由

点
交点

中点
垂直
点

「グリッド」
入力点を、画面上に現れたグリッドに吸着します。
グリッドから離れすぎると、エラー音が鳴り、正確な点でないことをお知らせします。

２分割

３分割

４分割

６分割

グリッドの分割数を、選択できます。
分割後の採用値は、小数点第２位を四捨五入した数値とします。
例：３尺を、９１０mm（グリッドの２倍）と、仮定した場合
２分割：0.0--455.0--910.0
３分割：0.0--303.3--606.7--910.0
４分割：0.0--227.5--455.0--682.5--910.0
６分割：0.0--151.7--303.3--455.0--606.7--758.3--910の様な数値を採用しています。
グリッドの表示
４分割は、２分割のグリッドラインを表示します。
６分割は、３分割のグリッドラインを表示します。
尚、グリッドラインの中心付近をクリックすることにより、それぞれの値を採用できます。
「自由」
入力点を、制約しないで自由な点にします。
「端点」
入力点を、既存の線の端部に吸着させます。
端点から離れすぎると、エラー音が鳴り、正確な点でないことをお知らせします。
「交点」
入力点を、既存の線の交点に吸着させます。
交点から離れすぎると、エラー音が鳴り、正確な点でないことをお知らせします。

- 19 -

「線上点」
入力点を、一番近い既存の線上に吸着させます。
線から離れすぎると、エラー音が鳴り、正確な点でないことをお知らせします。
「垂直点」
ある点から目的の線に対して、垂直になるように、一番近い既存の線上に吸着させます。
線から離れすぎると、エラー音が鳴り、正確な点でないことをお知らせします。
「中点」
入力点を、一番近い既存の線を２等分した線上の点に吸着させます。
線から離れすぎると、エラー音が鳴り、正確な点でないことをお知らせします。
注意「バックデータ表示」にチェックがあると、「端点」「交点」「線上点」「垂直点」「中点」をサーチする場合は、
バックデータのそれぞれに吸着します。

上階・下階表示切替▽「下階壁表示」
当階＋下階の壁の位置を表示します。
再度クリックで、下階のみ表示→当階＋下階（繰返し）表示が変わります。
□「当階壁表示」
当階の壁の位置を表示します。
△「上階壁表示」
当階＋上階の壁の位置を表示します。
再度クリックで、上階のみ表示→当階＋上階（繰返し）表示が変わります。
「１９．柱負担面積の入力」では、違う表示をします。
軸組図表示ボタン群

前の軸組

次の軸組

「前の軸組」
同じ方向で、前の軸組を表示します。
「次の軸組」
同じ方向で、次の軸組を表示します。

- 20 -

＜キー割付等のまとめ＞
・入力画面の移動

上下…↓↑キー ・Shift+マウスホイール（上下）
左右…←→キー ・Ctrl +マウスホイール（上下）

・入力画面の大きさ

拡大…「Page Up」キー・マウスホイール

縮小…「Page Down」キー ・マウスホイール
・入力画面の大きさ・位置の標準…「Home」キー
・入力画面の入力状態

グリッド…「F1」キー
フリー…「F2」キー

端点…「F3」キー

交点…「F4」キー

線上点…「F5」キー

垂直点…「F6」キー

中点…「F7」キー・耐力壁、補助線等で、始点をクリックして、「入力状態：フリー」「Shift」を押した後、終点をクリック
すると、水平線または垂直線が作図できる。フリーにする場合は、再度「Shift」を押します。
・壁入力画面で、「属性編集」を選択後、「Shift」を押しながら片筋かいをクリックすると、筋かいの方向が変わります。
・概要の各画面は、マウスホイール（上下）で、スクロール（上下）できます。

- 21 -

２．基本的な使い方-1.入力の進め方-2.壁量・偏心率計算のための入力-3.接合金物計算のための入力-4.建物重量を計算するための入力-5.床倍率計算のための入力-6.柱負担面積検討のための入力- 22 -

2-1.入力の進め方
新規入力では、壁量係数が決まっていません。その壁量係数を決めるには、床面積が必要となります。
１．各階の入力画面で、床を入力する。
２．「概要」で、計算方法①②より、壁量係数を決定する。

- 23 -

2-2.壁量・偏心率計算のための入力
１．建築概要入力
・概要入力項目を埋めます。その地域により、許容偏心率・地震時の補正係数・風圧力等制限が違っていますので、事前に調査が必要です。
・風圧時の建物の見付面積は、簡易自動計算と精算面積入力が有ります。前記は、取りあえずの壁量計算、後記
は、最終計算と思って、申請等される場合は、立面図に根拠を示したものを添付して壁量計算書とします。
・１・２階建は、方法①②で壁量計算・偏心率及び接合金物計算ができます。
・設計者入力は、以前のものを登録追加できますので、その中から選択します。

入力が終わりましたら、「１Ｆ」「２Ｆ」を押して、入力画面に移ります。
２．平面図入力
・三角床・四角床を駆使して、計算対象の平面を入力します。特に制限はありませんが、間取りに合わせて、各部屋毎に入力された方が、室名を属性編集で入力できますので、便利と思います。特に、バルコニーを入力する場合は、面積補正がありますので、その部分だけ入力して、属性変更で室名を「Bal」としましょう。
・入力しにくい寸法の場合は、属性変更で、対処できます。
３．小屋裏物置等入力
・特になければ、入力する必要はありません。１階と２階の間にある場合は、１階の平面で、入力します。その他の階も同様に、小屋裏物置が存在する直下で、入力です。属性編集で、内法高さを入れれば、それに応じて面積が補正されます。
４．耐力壁入力
・壁倍率に注意して、始点・終点を入力して下さい。尚、属性編集で、壁倍率・壁長さ等の変更が出来ます。原
則として、筋かい有９０ｃｍ未満及び面材壁６０ｃｍ未満の壁は、入力されていても、計算されませんので、注意が必要です。「概要」で変更可能です。
・平面で、斜め方向の壁は、それぞれの方向に耐力を配分します。
５．準耐力壁等入力
・まず、環境設定で、準耐力壁の種類を設定します。１及び２については、外部に取り付けるものとします。また２の木摺りは、特別な計算方法なので、変更できません。設定方法は、「木造住宅のための構造の安定に関する基準解説書」の参照が必要です。
・耐力壁と同様に、始点・終点を入力します。尚、属性編集で、準耐力壁の種類・壁長さ等の変更が出来ます。
原則として、９０ｃｍ未満の壁は、入力されていても、計算されませんが、「概要」で変更可能です。
・平面で、斜め方向の壁は、それぞれの方向に耐力を配分します。

・開口を有する壁は、両側に耐力壁または準耐力壁があれば、耐力として加算します。
６．壁量計算・床面積入力後「概要」に戻り、壁量係数を確定する必要があります。
・計算結果で、現在の壁量をチェックします。壁量・四分割法・偏心率の計算ができていますので、確認します。

- 24 -

2-3.接合金物計算のための入力
１．柱入力
・柱入力は、上部に耐力壁付柱がない場合は、入力する必要はありません。また、準耐力壁入力する時にも、柱を入力しますので、それらの付いていない柱で、重要と思われる場合のみ、入力します。
・通し柱を指定します。その場合、何らかの柱がない場合は、指定できません。特に計算には関係ありませんが、軸組図・金物一覧表で、その位置を示します。
・隅柱を指定します。接合金物計算で、Ｂの値を設定されます。軸組図・金物一覧表で、その位置を示します。
２．梁入力
・一般的建物では、梁入力する必要はありません。特殊な場合のみ、入力しましょう。
３．通り芯入力
・通り芯を入力します。柱毎に入力した方が、後で見直す場合便利です。それから、各方向で軸組の計算をする
通りを、右クリックします。赤く変化すれば、指定された事を意味します。何も指定していないと、軸組計算に移れません。
５．筋かい方向等入力
・各方向の軸組図が表示されますので、その中の筋かい等の仕様を決定します。方法は、変更したい壁で、左右のクリックをします。それぞれの壁倍率に応じた仕様が現れます。
６．接合金物一覧表計算

・一覧表を作成します。意図に反した部分があるかどうか、確認します。
７．印刷
・壁量計算、接合金物計算が終了すれば、計算書を印刷します。

- 25 -

2-4.建物重量を計算するための入力「面積ライン」

床面積ライン
屋根面積ラインバルコニー面積ライン
小屋裏面積ライン「壁長ライン」

外壁ライン
内壁ライン
「印刷」
概算建物重量を印刷します。

ひとくちメモ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
サンプルＤＡＴＡが、ＰＣの「マイドキュメント」内「壁Ｃｈｅｃｋ６」のフォルダ内にあります。
方法①：ZEH水準等の規定

お試し用

詳細重量1-1.kkcn

ZEH水準等の規定

お試し用

詳細重量1-2.kkcn

方法②：ZEH水準等の規定

お試し用

簡易重量2-1.kkcn

ZEH水準等の規定

お試し用

簡易重量2-2.kkcn

・体験版でも、読込・印刷は出来ますが、ＤＡＴＡの内容を変更すると、印刷できません。
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////- 26 -

2-5.床倍率計算のための入力
１．床剛性入力
・床の仕様を入力します。それぞれの床の仕様に応じて、多角形入力して下さい。火打ち梁が有れば、入力します。入力が終われば、それぞれの床の仕様を、属性編集で、指定します。
２．耐力壁線指定
・一般壁量計算で入力した通り芯で、耐力壁等がある部分を、右クリックすると青く変化します。これは、耐力壁線の判定計算の準備が出来たことを意味します。
３．耐力壁線判定計算
・耐力壁線かどうかの判定計算をします。適切であるかどうか確認できます。その後通常入力画面に戻ると、耐力壁線だけが、赤く変化します。
４．床区画入力
・耐力壁線で囲まれた部分を、それぞれ多角形入力します。このエリアを元に、床の倍率計算をしますので、慎重に入力します。
５．床倍率等計算
・火打梁の計算・床倍率の計算が表示されます。数値を確認できます。
６．印刷
・耐力壁線判定計算・火打ち梁の計算・床倍率の計算が終了すれば、計算書を印刷できます。

- 27 -

2-6.柱負担面積検討のための入力
・当該階の床ラインおよび室名が表示され、当該階柱（×）と上階柱（■）が表示されていますので、それを下書きとして、下記入力を行います。
１．梁ラインの入力

・梁ラインを入力することにより、分割ラインの妥当性が解りますので、入力します。計算には無関係です。
２．分割ラインの入力

・分割ラインを入力することにより、柱負担面積範囲が、入力しやすくなります。計算には無関係です。
３．外周柱負担面積範囲の入力・外周柱が負担する範囲を多角形入力します。図形内に面積（㎡）が表示されます。何カ所入力しても構いませんが、検討できるのは、各階１箇所です。最大面積部分を残して、その他は削除します。
４．内部柱負担面積範囲の入力・内部柱が負担する範囲を多角形入力します。図形内に面積（㎡）が表示されます。何カ所入力しても構いませんが、検討できるのは、各階１箇所です。最大面積部分を残して、その他は削除します。
５．負担可能面積と最大負担面積の検討

・負担可能面積と最大負担面積で検討します。負担可能面積は、起動時フォーム内「柱負担面積検討」で、計算されます。
・外周柱・内部柱の負担面積は、各階１箇所です。複数の場合は、注意のメッセージが出て、検討結果が表示されません。
ここでは、梁ライン・分割ラインの「延長・短縮」及び「コーナー連結」が行えます。
後述の「編集」の「補助線延長・短縮」「補助線コーナー連結」と同じ内容です。

- 28 -

３．建築概要入力-1.概要-2.準耐力壁等-3.床面積内訳-4.特殊壁-5.詳細建物重量-6.簡易建物重量-7.必要壁量・Qe-8.柱小径･負担面積又は柱小径･壁量係数-9.設計者・金物- 29 -

3-1.概要

赤四角枠
Ｄ ＡＴＡ を読 み込ん でいる
う ちに、 履歴 が保存 されます ので、 読込 履歴か ら、直接 読み込 む事 ができ ます。

概要の入力が終わりましたら、「１Ｆ」「２Ｆ」を押して、入力画面に移ります。（赤丸）
床入力して床面積が算定されないと、全ての計算方法で、壁量係数を定める事はできません。
「工事名称」
工事名称を入力
表紙のタイトル及び各ページの左肩に印刷されます。

「地盤種別」
その地域の地盤種別を選択します。
選択した地盤種別の右欄の係数により、地震時の係数が割り増しされます。もし必要なければ、右欄の係数を１に設定します。

「建物用途」（青枠）「住宅」と「事務所」が選択できます。その内容により、長期積載荷重及び地震時積載荷重が、「地震時壁量係数」算出及び「柱の小径」算定に、反映されます。
「事務所」選択可能：方法①-2（耐震等級１）及び方法②-1の場合

方法①-1・方法①-2（耐震等級２・３）及び方法②-2では、「事務所」選択はできません。
「地震時壁量係数」
計算方法①・方法②により、壁量係数の算定方法が変化します。

「風圧時壁量係数」
その地域で使用されている風圧係数を選択します。
方法は、その数値をリストから探して、クリックすると、表示が変わりますので、その状態で選択されています。環境設定で切り替え可能です。

「階数」
階数を選択
１・２階は、方法①・方法②による壁量計算・建告第1460号の仕口計算・ 床組等の検討・胴差等接合部の検討まで、全て計算・表示及び印刷ができますが、性能表示計算を行う場合は、「住宅」で方法①の場合、「耐震等級２・３」「耐風等級２」が選択可能となります。

- 30 -

「多雪区域」方法①で「住宅」選択時のみ使用可

方法②は使用不可

方法②選択時は、使用できません。
「事務所」選択時は、使用できません。
方法①、「住宅」選択時に、使用可となります。
積雪深さ（1m未満から2m以上）、単位荷重は、変更可能です。
「登録」ボタンで、単位荷重を保存でき、次回から表示されます。
長期の積雪荷重算定方法
積雪荷重(N/㎡)＝0.35 * 積雪深さ(m) * 単位荷重(N/㎡/cm) * 100「計算方法」

床（床面積）入力されている事が必要です。

（床面積比 ≦ 120/100 の場合）

方法②-2を選択（デフォルト）
早見表選択後「早見表呼出」ボタンより、早見表の仕様を選定
脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律（令和4年法律第69号）に係る質疑応答集（令和6年6月20日時点）
２．木造建築物の仕様の実況に応じた壁量基準等の見直し

39番参照

柱の小径とは、加工後の必要最小径とします。

「早見表」の設定
太陽光発電パネルの有無
階高の選択
床面積比の選択
屋根仕様・外壁仕様を選択「床面積内訳」、床面積比用の面積より、左記
床面積比が、計算されています。
「設定」ボタンで、内容を設定します。
壁量等の基準（令和7年施行）に対応した早見表（（公財）日本住宅・木材技術センターの内容で設定され、「試算No」で確認できます。
- 31 -

ＨＰ掲載）

「すぎ・無等級材」・・変更不可
階高・床面積比・外部仕上・柱小径が表示されます。
青枠で、有効細長比の計算が可能です。

方法②-1を選択

方法①-2を選択「柱小径負担面積」使用可能「簡易建物重量」「柱小径負担面積」使用可能

方法①-1を選択「詳細建物重量」「柱小径負担面積」使用可能

方法①-1：建築物の荷重の実態に応じた計算で、詳細建物重量を算出し、壁量係数を求める
方法①-2：計算ツールに準拠した内容で、簡易建物重量を算出し、壁量係数を求める
方法②-1：計算ツールに準拠した内容で、壁量係数を求める
方法②-2：早見表の内容で、壁量係数を求める「重み付重心計算で使用」

ここで選択した内容が、壁量係数に影響を与えることはありません。重心計算の重み係数を、変更するだけです。
2012年版「木造住宅の耐震診断と補強方法」「本編」96頁参照
2012年版「木造住宅の耐震診断と補強方法」「例題編・資料編」129頁参照
建物の仕様に合ったものを選択します。係数は、「環境設定」「重心その他係数」で確認できます。
内容は、印刷の「床面積算定」で、確認できます。

- 32 -

「グリッド」柱間隔の１／２の寸法を入力します。小数点以下１位まで、入力可能です。

例：454.5mmは、入力できます。

「許容偏心率」
許容の偏心率を選択します。

「長さ600mm以上900mm未満の壁考慮」

ここをチェックすることにより、面材壁の600mm以上900mm未満の壁を耐力壁として考慮します。
原則として構造用合板を使用した場合を考えていますが、設計者の判断により、いろいろな使用もできます。
<<例>> 長さ1500mmの耐力壁があり、900mmの所に柱がある場合、900mmの壁と、600mmの壁を入力できます「耐力壁計算方法」
ボタンをクリックすると、下記フォームが表示されます。

赤枠ボタンで、表示内容が変わります。

「木造住宅（軸組構法）の構造計画に関する講習会」Ｑ＆Ａ(公財)日本住宅・木材技術センター

Q5-7より、連続している面材の壁ならば600mm以下でも加算が可能と回答されています。

- 33 -

風荷重見付面積入力「簡易自動計算」
簡易に風圧時の見付面積を算定します。
各部の高さを入力してください。また、それをデフォルトとして設定できます。次回からはその高さが表示されます。
見付面積の計算は、各階の平面図が入力され、その階各方向の最大幅と、各部の高さより計算します。
よって、各階平面入力後、概要を選択すると、見付面積が簡易
立面図の下に表示されています。
尚、各階両方向とも屋根の形状を無視した陸屋根形状で算定しますので、実際の面積より大きな数値が採用されます。そこで、最終の計算書を作成する場合は、正確な数値を「精算面積入力」
で、入力してください。

「精算面積入力」
最終計算書を作成する場合に、入力してください。
方法は、最終立面図より、各階各方向の数値を求めます。ＣＡＤを使用されている方は、外周をクリックしてい
けば、それに囲まれた面積が求められますので、その数値を採用します。

２階建ての１階部分は、２階負担面積を含めた合計面積です。
Ｘ方向を東西方向、Ｙ方向を南北方向とした場合、Ｘ方向部
分は、東西の立面図から求めます。

「ＤＸＦ図面読込」「27-8.ＤＸＦ出力・読込」を参照「ＤＸＦ削除」
上記で読み込まれたＤＸＦを削除します。

- 34 -

3-2.等級・準耐力壁

耐震等級

方法①を選択すると、使用可能となります。
耐震等級２：等級１で求めた壁量係数を1.25倍
耐震等級３：等級１で求めた壁量係数を1.50倍「建築基準法・建築物省エネ法 改正法制度説明資料」令和５年１１月

６４頁

EXCEL版「壁量等の基準（令和7年施行）に対応した表計算ツール（多機能版）」ツールの解説
元壁量係数は、耐震等級１（「必要壁量・Qe」で求めた壁量係数）の係数を表示します。
元壁量係数が、耐震等級１壁量係数と違っている場合は、「再計算」ボタンで、修復できます。

- 35 -

耐風等級

方法①を選択すると、使用可能となります。
耐風等級２：地域基準風速から、壁量係数を求めます。（赤枠）
ベタ基礎部では、水平荷重時応力度を1.20倍します。
地域基準風速は、環境設定で設定出来ます。
住宅性能表示の「風に対する必要床倍率」に必要な「風圧力の係数」を表示します。（青枠）
準耐力壁等

準耐力壁等の壁倍率を計算する内容を、入力します。
「環境設定に合わせる」ボタンで、高さ等の内容を転写します。
「高さ変更・・・」ボタンで、既に入力されている準耐力壁等の壁倍率を、変更します。
準耐力壁等面材倍率で、①～⑤は、単一壁仕様の内容で設定し、⑥は、外部と内部の組合せた仕様となります。
青枠「横架材間内法高の説明」
壁量等の基準（令和7年施行）に対応した表計算ツール(公財)日本住宅・木材技術センター

在来軸組工法用および多機能版の解説・注意事項より
横架材間寸法平家建

１階：階高(mm) - 105 mm

２階建

１階：

階高(mm) - 120 mm

２階：

階高(mm) - 105 mm

特殊床倍率

新しい工法で、メーカーが作成した床倍率で、プログラムで表示されない床倍率を入力します。
「保存」ボタンにより、４１～４５迄の内容が保存されます。
「読込」ボタンでは、４１～４５迄の内容が表示されます。
- 36 -

3-3.床面積内訳

確認申請で、検査機関より、床面積の内訳を求められるようになりました。
施行令第2条床面積と、壁量算定用床面積では、ポーチ・バルコニー・小屋裏物置・太陽光Ｐ・オーバーハ
ング等により違っていますが、内訳を作ることにより、対処できるようになります。
考慮無床面積が存在しない場合
内訳作成方法

認識名

壁量算定用床面積（重心算定用床面積）
小屋裏物置：小数点第３位を切捨

（なし）

バルコニー

：小数点第３位を切捨

Bal

オーバーハング：小数点第３位を切捨

OH

ポーチ

：小数点第３位を切捨

ポーチ

吹抜

：小数点第３位を切捨

吹抜

施行令第2条床面積 ：小数点第３位を切上
壁量算定用床面積（重心算定用床面積）＝
施行令第2条床面積＋小屋裏物置＋バルコニー＋オーバーハング＋ポーチ＋吹抜

計算方法①

黄枠は参考値- 37 -

計算方法①の場合「必要壁量・Qe」のＡｆｉ面積に使用して、壁量係数を求めます。
原則として「見上げ」・・住宅性能表示制度における床面積の算定方法（天井伏図に倣う）

計算方法②
計算方法②の場合
計算ツール・・「柱小径・壁量係数」の床面積に複写して、床面積比を計算し、壁量係数を求めます。
早見表・・・・「早見表呼出」より、表示されるフォーム内の床面積比として計算し、壁量係数を求めます。
原則として「見下げ」・・施行令第2条床面積を表示します。（通常の平面図に倣う）
脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律（令和4年法律第69号）に係る質疑応答集（令和6年6月20日時点）
２．木造建築物の仕様の実況に応じた壁量基準等の見直し

31・32番参照＜「見上げ」面積、「見下げ」面積とAf床面積の関係＞
計算方法①の場合
後述の「必要面積・Qe」で、小屋裏物置があればその重要も含めた重量から、各階に掛かる「せん断力QEi kN」及び「必要壁量 cm」を求めます。この「必要壁量 cm」を「Af床面積 ㎡」で除算したものが、「地震時壁量係数 cm/㎡」となります。
（例）Af床面積が、見上げ面積・見下げ面積であった場合
必要壁量 = 1000 cm と仮定：これは、建物重量が変化しない限り一定です。
見上げ面積 = 100 ㎡

地震時壁量係数 = 10 cm/㎡

見下げ面積 =

地震時壁量係数 = 12 cm/㎡（小数点１位切上）

90 ㎡

ここで求めた地震時壁量係数から、それぞれの場合の面積を乗算して必要壁量としますので、地震時壁量係数が違っていても、必要壁量に変わりはありません。
計算方法②の場合２階建ての場合、「見下げ」面積（小屋裏物置面積は考慮しない）で、床面積比を求め、壁量係数を求めます。
１階建ての場合、「見下げ」面積（小屋裏物置面積は考慮しない）より、壁量係数を求めます。
「床面積内訳」の「壁量算定用床面積」（見下げ面積＋小屋裏面積＋バルコニー面積＋ポーチ面積）を乗算して、各階の必要壁量を求めます。

- 38 -

考慮無床面積が存在する場合
内訳作成方法

認識名

壁量算定用床面積（重心算定用床面積）
小屋裏物置：小数点第３位を切捨

（なし）

バルコニー

：小数点第３位を切捨

Bal

オーバーハング：小数点第３位を切捨

OH

ポーチ

：小数点第３位を切捨

ポーチ

吹抜

：小数点第３位を切捨

吹抜

考慮無床面積：小数点第３位を切捨（なし）

考慮無置換床面積：小数点第３位を切捨（なし）

施行令第2条床面積 ：小数点第３位を切上（床面積に考慮しないと設定した床）壁量算定用床面積（重心算定用床面積）＝
施行令第2条床面積－考慮無床面積＋小屋裏物置＋バルコニー＋オーバーハング＋ポーチ＋吹抜「考慮無床面積が有る場合の計算方法」の詳細は、「4-5.床面積と重心」Ｄパターンに表示しています。
求積図等で計算された申請面積と、上記申請面積では、違っている場合があります。小数点第４桁で表示した黄色枠は、参考面積を示します。
面積欄の隣にある上下用ボタンにより、0.01㎡ずつ変更でき、各部分の▲▼をクリックして、面積が±0.04
変更できます。これにより、調整して下さい。その結果、壁量用床面積が、変更になった場合、次のようにボタンが青くなり、指定された面積で、計算し直します。そのまま計算する場合は、そのボタンを押して、元の面積で計算することも出来ます。
このボタンで、デフォルト面積と、変更した面積での計算に、切替わります。
部屋名で、認識名を入れることにより、各々計算します。

- 39 -

「壁率比用１／４床面積」
通常

面 積に微妙な 誤差があるので、数値を調整する。

水色表示部分は、デフォルト数値から変更した部分を示します。
各部分の▲▼をクリックして、面積が±0.10変更できます。
左記ボタン表示であれば、変更した内容で、計算します。
このボタンで、デフォルト面積と、変更した面積での計算に、切替わります。
通常、１／４床面積は自動計算できますし、その範囲を入力して計算する事もできますが、微妙な床入力により、計算誤差が生じる場合が有ります。ここで、修正した内容で、壁率比を計算します。

- 40 -

3-4.特殊壁

・ 特殊壁 を２ ０種類 登録できます。
・ 特殊壁 仕様 を、一 覧印刷
できます。

「仕様・倍率設定」「複写」

高壁倍率及びＮ値用壁倍率を入力できます。

次の入力フォームが表示されます。

筋かいを使用しない場合●今までの壁倍率は、５以下しか使用することができなかったのですが、高壁倍率が使用できるようになりました。高壁倍率は、５超～７以下まで対応します。７超を入力した場合、壁倍率は７ですが、Ｎ値壁倍率は、７超の値で計算可能となります。

- 41 -

筋かいを使用する場合は、「切替」ボタンを押して、種類を選択する。
メモ「保存」
壁Ｃｈｅｃｋ６フォルダに「特殊壁メモ.dat」が、作成されます。
他のＰＣで使用する場合は、コピーします。

「Ｎ値用壁倍率」ボタンより、通常の壁倍率とＮ
値計算用壁倍率が違っている場合、対処できます。
壁倍率・・・通常の壁倍率
Ｎ値倍率・・Ｎ値計算用壁倍率
印刷の「特殊壁仕様一覧」及び「壁量計算」「軸組図」で、Ｎ値計算用壁倍率を使用している事が確認できます。
よって、１回の計算書で、処理できます。

高壁倍率・Ｎ値用壁倍率の選択方法による表示の違い- 42 -

軸組工法

昭和56年建告第1100号

リスト内の行を選択後、ダブルクリックで上段に内容を複写します。

・既入力壁の仕様変更
・階高による低減の有無を変更
・壁単位の階高変更は、「壁入力」「属性編集」で行います。（筋かい壁のみ）

赤枠「設定」ボタンを押すと、既に壁として入力されている場合（上記内容では、壁仕様Ｃ）、設定内容で既入力壁の仕様を変更します。
階高が3.2m超3.5m以下で、属性編集されている壁の場合、筋かいが有れば、低減した壁倍率を計算します。
今まで筋かい仕様の壁でも、今回の設定内容で、筋かいが無くなっていれば、面材の壁となり低減はしませんし、入力されていた階高もクリアされます。

- 43 -

3-5.詳細建物重量計算方法①-1では、詳細計算（建築物の荷重の実態に応じて計算により求める）として、建物重量を計算する必要があります。薄紫枠は、地震時の重量を表しています。
瑕疵担保保険等で、地盤を把握し、それに見合った基礎にする必要があります。設計した建物の重量を把握して、地耐力を決定しなければなりませんし、場合によっては、地盤改良等が必要となりますので、概算ではありますが、建物重量を計算します。

赤枠：「初期状態」
計算数値を初期に戻します。

青枠：「未計算確認」
計 算されてい ない欄を確認することができます。

●屋根・床・バルコニー・小屋裏物置・太陽光パネルは、通常の床入力された内容を反映して、面積を求めますが、「面積ライン」が入力されていれば、そちらを優先して面積を求めます。
●外壁・内壁は、「壁長ライン」より長さを求め、開口率・階高を乗算することにより、面積を求めます。
●各部の仕様による荷重の変更およびベタ基礎・布基礎の変更ができます。
- 44 -

●各部にある「登録」ボタンで、「指定なし」を除く各仕様に対する初期値を登録する事ができます。
登録出来る内容は、メッセージで表示されます。
この内容を基に、「必要壁量・Qe」で、計算が可能となります。
これ以降で表示する荷重については、施行令第84条の荷重を基本とし、2012年版「木造住宅の耐震診断と補強方法」（例題編・資料編）１２５頁以降で表示されている数値等を使用しています。断熱材荷重・積雪荷
重は、ＺＥＨ水準で表記された値を使用しています。
各部の「登録」ボタンで、初期値を変更できます。
屋根重量計算

①

②

③

④

⑤

丸数字
操作する
順番
⑥

白欄・青欄は、直接入力可能

薄紫欄は、地震時の荷重及び重量

緑枠は多雪区域内選択時使用可能

上記の場合、「屋根面積ライン」が、入力されているので、「軒の出係数」は直接入力で「1.0」となり、屋根面積を計算します。

「屋根面積ライン」の有無に関わらず、「軒の出係数」（赤枠）を選択すると、下部に「建物辺長」が表示され、その辺長枠に選択した軒の出長さを考慮した係数を「計算」ボタンで、軒出係数に入力します。四角形であれば、それなりの正確さで計算できますが、多角形等では、正確さが欠けます。

１階の場合の「建物辺長」は、１階全ての長さとなりますので、２階が乗っていない長さを入れて、正確さを増した方が良いでしょう。
後述する「面積ライン」で屋根部（軒先を考慮）を入力した方が、より正確となります。
- 45 -

直接入力を選択すると、文 字入力 欄が 表示さ れますの で、文 字を 入力す ると、
そ の文字 列で 層せん 断力算定等のＲ階屋根、１階屋根の説明が表示されます。
概要で多雪区域内を選択すると、前頁緑枠積雪ボタンが使用可能となります。

屋根荷重（赤文字：屋根面につき非常に瓦ぶき（葺土あり）

980

重い屋根

小屋組（もや・けた行つなぎ材含む）

250

天井（打上天井）

150

断熱材

100

瓦ぶき（葺土なし）

640

小屋組（もや・けた行つなぎ材含む）

200

天井（打上天井）

150

断熱材

100

スレートぶき（一文字）400

小屋組（もや・けた行つなぎ材含む）

200

天井（打上天井）

150

断熱材

100

鉄板かわら棒ぶき

200

小屋組（もや・けた行つなぎ材含む）

200

天井（打上天井）

150

断熱材

100

重い屋根

軽い屋根

軽い屋根

青文字：天井面(床面積)につき）1230 N/㎡

250 N/㎡
840 N/㎡

250 N/㎡
600 N/㎡

250 N/㎡
400 N/㎡

250 N/㎡「木造住宅の耐震診断と補強方法」2012年版 「例題編・資料編」127頁
屋根勾配係数算定方法
例：5寸勾配√(5^2 + 10^2) / 10 = 1.12

軒の出係数
例：建物辺長：5m 10m

軒の出： 0.6m(5.0 + 0.6 * 2) * (10.0 + 0.6 * 2) / (5.0 * 10.0) = 1.39
長期積載荷重地震時積載荷重

屋根面0.00 kN/㎡・・必要であれば入力

小屋裏物置

1.30 kN/㎡・・一般住宅程度

屋根面0.00 kN/㎡・・必要であれば入力

小屋裏物置

0.60 kN/㎡・・一般住宅程度※作図方法の注意
軒の出係数で、「直接入力」を選択した場合は、軒の出を考慮した屋根面積ラインを作図します。
その他の場合は、直下の外壁面で、屋根面積ラインを作図するか、作図しない場合は、直下の床面積を採用します。
- 46 -

単位重量 (kN/㎡)＝（（屋根葺材＋積載荷重）×屋根勾配係数＋小屋組＋天井仕上）×軒の出係数
屋根面積 (㎡)…屋根面積ラインが入力されていれば、「屋根面積計算」ボタンで、自動計算
または直下の床面積を採用します。

小屋裏荷重は、床荷重の「板張り」程度としています。（床仕上0.15＋床ばり0.17＋壁0.10kN/㎡）
設計者判断で変更可能です。
小屋裏積載は、一般住宅程度の積載荷重としています。
小屋裏面積(㎡)…小屋裏面積ラインが入力されていれば、「面積」ボタンで、自動計算または入力済みの小屋裏物置面積を採用します。

平12建告第1351号、小屋裏物置の内法高さによる補正は、行いません。各自、単位荷重等で調整します。
小屋裏重量(kN/㎡)＝（小屋裏荷重＋積載荷重）×小屋裏面積
太陽光Ｐ重量(kN/㎡)＝太陽光Ｐ荷重×太陽光Ｐ面積
太陽光Ｐ面積：屋根勾配による補正はありませんので、実面積を入力する必要があります。
屋根全体にパネルがあると考慮して、屋根面積を入力することもあります。
パネル部位の面積当たりの荷重 = 200 N/㎡
参考資料等で、床面積当たりの荷重 = 260 N/㎡の場合は、補正係数1.3倍された数値
屋根重量 (kN/㎡)＝屋根単位重量×屋根面積＋小屋裏重量＋太陽光Ｐ重量
採用屋根重量も屋根重量と同じ数値を表示しますが、補正が必要であれば、直接数値を入力します
外壁重量①
ＺＥＨ対応の場合
開口面積率「0.09」は、試算例（早見表）参照
国交省公表資料参照②③④
外壁荷重（壁面積1㎡当り）
非常に土塗壁（上塗とも、厚6.5）

850

重い外壁

軸組

150

断熱材

70

モルタル壁

640

せっこうボード張

100

軸組

150

断熱材

70

サイディング張350

せっこうボード張

100

軸組

150

断熱材

70

重い外壁

軽い外壁

1070 N/㎡

960 N/㎡

670 N/㎡

外壁長さ (ｍ)…外壁長ラインが入力されていれば、「外壁長計算」ボタンで、自動計算「開口面積率」にチェックがある場合
外壁面積(㎡)＝外壁長さ×階高×（１－開口面積率）

開口部面積 (㎡)＝外壁長さ×階高×開口面積率- 47 -

「開口面積率」にチェックがない場合
開口面積を入力
外壁面積 (㎡)＝外壁長さ×階高－開口面積
単位重量 (kN/㎡)＝（外部＋内部＋軸組）×外壁面積
採用外壁重量も単位重量と同じ数値を表示しますが、補正が必要であれば、直接数値を入力します。
内壁重量①
開口面積率（例題編・資料編）１２８頁
内壁の場合「0.60」②③④
内壁荷重（壁面積1㎡当り）
重い内壁
軽い内壁

土塗壁（上塗とも、厚6.5）

850

軸組

150

合板張り（両面）

200

軸組

150

1000 N/㎡

350 N/㎡

内壁長さ (ｍ)…内壁長ラインが入力されていれば、「内壁長計算」ボタンで、自動計算
内壁面積 (㎡)＝内壁長さ×階高×（１－開口面積率）
単位重量 (kN/㎡)＝（内部＋内部＋軸組）×面積
採用内壁重量も単位重量と同じ数値を表示しますが、補正が必要であれば、直接数値を入力します。
床重量

①

②
③
薄紫枠は、地震時の荷重及び重量

１階床では、天井荷重を省略

上記赤枠は、次頁青枠参照（２階建ての場合のみ）
床荷重（床面積1㎡当り）
畳敷

板張

畳敷（床板・根太含む）

340

床ばり

170

天井（さお縁天井）100

板張（根太含む）

150

床ばり

170

天井（打上天井）150- 48 -

610 N/㎡

470 N/㎡

床面積(㎡)…床面積ラインが入力されていれば、「床面積計算」ボタンで、自動計算または入力済みの床面積を採用します。

積載荷重1.30 kN/㎡・・一般住宅程度

単位重量 (kN/㎡)＝（床仕上＋床ばり＋天井＋積載荷重）×面積
採用床重量も単位重量と同じ数値を表示しますが、補正が必要であれば、直接数値を入力します。

１階の小屋裏物置と、２階床下物置の判別はしていません。
２階床下にない場合：青枠内に面積内容を入力します。
２階床下にある場合：青枠内の面積を、上記赤枠内に移動します。
２階床下及び１階屋根部分にある場合：青枠・赤枠にそれぞれの面積内容を入力します。
これにより、外周柱・内部柱の重量が変わり、小径・負担面積算定に影響があります。
バルコニー重量（建物から飛び出している部分）の場合
積雪ボタン使用可能①②
薄紫枠は、地震時の荷重及び重量
バルコニー床面積に対して↓
バルコニー床荷重は、床荷重の「板張り」（床仕上＋床ばり）＋防水仕上（0.10kN/㎡）＋手摺壁（0.10kN/㎡）程度としていますが、設計者判断で変更可能です。
バルコニー積載は、地震時も含めて、一般住宅程度の積載荷重としています。
バルコニー面積(㎡)…バルコニー面積ラインが入力されていれば、「面積」ボタンで、自動計算
または入力済みのバルコニー面積を採用します。
壁量計算時に面積補正していますが、ここの計算は、行っていません。

バルコニー重量(kN/㎡)＝（バルコニー重量＋積載荷重）×バルコニー面積
採用バルコニー重量もバルコニー重量と同じ数値を表示しますが、補正が必要であれば、直接数値を入力します。
- 49 -

ベタ基礎重量①
外周立上り壁は、１階で入力した外壁ラインの長さを採用します。
内部立上り壁は、１階で入力した内壁ラインの長さを採用します。
床面積（㎡）…１階床面積ラインが入力されていれば、「床面積計算」ボタンで、自動計算または入力済みの床面積を採用します。

立上り重量計…（外周厚×外周長＋内部厚×内部長）×内部立上り高
ベタ基礎より上部のコンクリート重量を求めます。

「重量計算」ボタンで、採用重量まで計算しますが、補正が必要であれば、直接数値を入力します。
概算必要地耐力（ベタ基礎）①●赤枠で、ベタ基礎・布基礎の切替●青枠で、階高を変更した場合、外壁および内壁の重量が変化するので、今までの内容をクリアします。
●上屋部分（立上り含）は、ベラ基礎算定で必要な値です。
「重量」……１階＝Ｒ階屋根重量＋１階屋根重量＋１階外壁重量＋１階内壁重量＋１階床重量
２階＝２階外壁重量＋２階内壁重量＋２階床重量＋２階バルコニー重量※上記の場合は、２階建ての重量計算方法です。
１階の重量にＲ階屋根重量を加算して、全体として平家建の重量を計算します。
２階は、その他の２階部分の重量です。
「床面積計算」…床重量を計算した時の面積を複写します。
「地耐力算定」平家部分＝（１階重量＋基礎重量）／１階床面積
平家として、必要地耐力を計算します。

その他部分＝２階重量／２階床面積＋平屋部分必要地耐力
２階建部分に必要な地耐力を求めます。
※平家部分必要耐力×平家部分床面積＋その他部分必要耐力×２階床面積の重量は、建物重量合計
より若干増えます。それは、必要耐力を表示する時に、小数点３位を切り上げしているからです。
※設計地耐力は、上記数値を考慮して余裕を持った値にします。
- 50 -

布基礎重量①②
布基礎重量は、ＧＬより上の部分は、コンクリートの単位重量で計算します。
ＧＬ下は、土＋コンクリート単位重量平均で、基礎深さ×ベール巾に乗算します。
「壁長計算」ボタンより「平家部分基礎」長さ＝１階外壁ライン及び１階内壁ラインで、属性編集で、平家の基礎と指定した長さを採用します。
「２階建部基礎」長さ＝１階外壁ライン及び１階内壁ラインで、属性編集で、２階の基礎と指定した長さを採用します。
もし、３階建であっても、これに倣います。
「指定なし基礎」長さ＝１階外壁ライン及び１階内壁ラインで、属性編集で、算定なし基礎と指定した長さを採用します。雑壁扱いで耐力基礎として採用されない場合「重量計算」ボタンで、布基礎の重量計算をしますが、補正が必要であれば、重量枠に直接数値を入力します。
概算必要地耐力（布基礎）①②
赤枠で、ベタ基礎
布基礎の切替③「重量複写」……１階＝Ｒ階屋根重量＋２階屋根重量＋１階屋根重量＋３階バルコニー重量＋２階バルコニー重量＋１階外壁重量＋１階内壁重量＋１階床重量
２階＝２階外壁重量＋２階内壁重量＋２階床重量「床面積複写」…床重量を計算した時の面積を複写します。
「地耐力算定」平均重量…平家部分＝１階重量／１階床面積

その他階部分＝２階重量／２階床面積＋平家部分平均重量
重量

…平家部分

＝平家部分平均重量×（１階床面積－２階床面積）＋平家部基礎重量

その他階部分＝その他階部分平均重量×２階床面積＋２階建部基礎重量
布基礎長…布基礎重量のそれぞれの長さを複写
必要地耐力…それぞれの部分重量／（布基礎長×基礎巾）※平家部分重量＋その他部分重量は、建物重量合計より若干増えます。それは、平均重量を表示する時に、小数点３位を切り上げしているからです。
※設計地耐力は、上記数値を考慮して余裕を持った値にします。
- 51 -

未入力箇所の確認

青 枠ボタ ンを 押すと 、未入
力欄が、緑色に変わります。

各 箇所の 「重 量計算 」で、通 常のグ レー 色に変 わります。

- 52 -

下記は、２階建・ベタ基礎の地耐力を算定しています。

薄紫欄は、地震時の荷重及び重量- 53 -

3-6.簡易建物重量

赤枠：床入力された内容で、各部の床面積（緑欄）に数値を複写します。
青枠：詳細建物重量と同じく重量が計算されていない場合、部位の枠内が緑色に変わりますので、未計算部位が解りやす
くなります。

壁量等の基準（令和7年施行）に対応した表計算ツール(公財)日本住宅・木材技術センター（在来軸組工法用）および（多機能版）の解説・注意事項
階の床面積に乗ずる数値の算出方法に準拠しています。
- 54 -

①②③

左 記単位 荷重 は、床 面積、壁面積、階高2.8m時床面積の 内容と 、壁 面積→ 床面積に 変換し た内 容を表 示しています。
内壁変換方法内壁荷重 * 階高 / 2.8

赤枠「複写」ボタンで、床入力されていれば、階高、床面積、建物辺長が表示されます。
屋根の仕様、外壁の仕様、太陽光発電、天井断熱材、外壁断熱材を選択後、青枠「計算」ボタンで、各荷重が計算されます。
緑枠「初期状態」ボタンで、全ての値が初期化されます。

「概要」で、事務所を選択
赤枠で、「事務所」を確認し、床積載荷重が事務所用であることを確認します。
青枠で、「軒の出」「屋根勾配」を入力し「計算」ボタンを押すと、「屋根荷重割増係数」が表示され、屋根荷重・太陽光発電設備が変化します。右側の（）で表示した数値は、元の値を表示します。

外壁関連の壁面積当たりの荷重から、床面積当たりの荷重に変換する方法（オレンジ枠）
壁量等の基準（令和7年施行）に対応した表計算ツール（在来軸組構法版・多機能版）：EXCEL
上記２種類共通算定方法：外壁荷重等* (6短辺長

外周 6*16.5 は固定*2*階高 + 16.5
長辺長*2*階高) *(1-0.09)/(6*16.5)
開口部考慮

建物面積

壁Ｃｈｅｃｋ６（簡易建物重量）の場合
算定方法１階：外壁荷重等* (１階短辺 *2*階高 + １階長辺 *2*階高) *(1-0.09)/１階床面積算定方法２階：外壁荷重等* (２階短辺 *2*階高 + ２階長辺 *2*階高) *(1-0.09)/２階床面積
外周寸法考慮

短辺長

長辺長- 55 -

開口部考慮

建物面積

外壁の長さ（辺長）は同じでも、床面積が違う場合
Ａタイプ床面積：150 ㎡（実際の建物とする）
20

20

Ｂタイプ床面積：200 ㎡

mm

外壁高さ：3.0 m

開口部無視

外壁荷重：600 N/㎡（壁面当り）

10m

10m

Ａタイプ

Ｂタイプ

Ａタイプ・Ｂタイプ外壁の重さ = 600 * (10 + 20) * 2 * 3.0 = 108000 N
Ａタイプ床面積当たりの外壁荷重 = 108000 / 150 = 720

N/㎡（壁Check6）

Ｂタイプ床面積当たりの外壁荷重 = 108000 / 200 = 540

N/㎡（計算ツール）

床面積当たりの荷重に変更した後、断熱材・開口部の荷重を加算した後、床面積を乗算して、階の重量とします。
Ａタイプ外壁重量 = 720 * 150 = 10800

N（壁Check6）

Ｂタイプ外壁重量 = 540 * 150 =N（計算ツール）

8100

2700 N の差が生じる＜屋根荷重割増係数とは？＞計算ツールでは、「屋根面積に乗ずる割増係数」と記載されていますが、その係数で変更される数値は、屋根荷重なので、壁Ｃｈｅｃｋ６では「屋根荷重割増係数」と表記します。
「軒の出・屋根勾配考慮」無し（チェックされていない）場合
壁量等の基準（令和7年施行）に対応した表計算ツール（在来軸組構法版）：EXCELでは、次の建物
外周・軒の出・屋根勾配・屋根荷重割増係数は、固定されています。
建物外周：6 m * 16.5 m

軒の出：450～600 mm

屋根勾配：5寸想定 → 屋根荷重割増係数=1.3「木造建築物における省エネ化等による建築物の重量化に対応するための必要な壁量等の基準（案）の概要」（令和4年10月国土交通省公表）に関する補足資料
一般財団法人日本建築防災協会

令和4年10月28日

参照

この1.3を元に、屋根荷重では床面積当たりの荷重が、表示されます。
建物外周が変化しても、屋根荷重割増係数は一定です。
「軒の出・屋根勾配考慮」有り（チェックされている）場合
壁量等の基準（令和7年施行）に対応した表計算ツール（多機能版）：EXCEL
6 m * 16.5 m

では、建物外周：

は、固定されていますが、壁Ｃｈｅｃｋ６では、外周を考慮しています。

（例）
建物外周：7.28 m * 10.92 m

軒の出：600 mm

屋根勾配：3寸想定 → 屋根荷重割増係数=1.350

この係数を元に、屋根荷重で部位の面積当たりの荷重(990 N/㎡)から、床面積当たりの荷重(1336.5 → 1340 N/㎡)が表示されます。
太陽光発電設備荷重(200 N/㎡)も使用されていれば同様にして補正します。

- 56 -

屋根荷重割増係数算定式(7.28+0.6*2) * (10.92+0.6*2) * √(100+3^2) / 10 / (7.28*10.92) = 1.3497 → 1.350
建物短辺

軒の出

建物長辺

軒の出

屋根勾配補正建物面積

２階建なのに１階部分の辺長だけで、屋根荷重割増係数を求める理由（計算ツールの計算方法）

１階屋根
２
２階屋根

階

１階屋根
１

２階床

１

階

２階屋根

階

長

長

長

辺

辺

辺

短辺
２階屋根

短辺

短辺

２階床と１階屋根

２階屋根＋１階屋根
合体屋根

建物を上から見ると、一部重複する部分もありますが、１つの屋根（合体屋根）となります。
この状態で屋根荷重割増係数を求めて、屋根荷重割増し、２階の床面積及び１階の床面積に乗算することにより、階毎の重量が求められます。下記ツールと内容は、等しくなります。
壁量等の基準（令和7年施行）に対応した表計算ツール（多機能版）では、合体屋根の重量より、２階の場
合は、床面積比を乗算し、１階の場合は、（1-床面積比）を乗算して、階毎の重量を求めます。
上記算定方法では、下記の場合も同様としている事に、注意が必要です。あくまでも簡易計算です。
対処できない建物の場合は、設計者判断で、方法①-1で算定して下さい。

１階屋根
２
２階屋根

短辺
２階屋根

階

１階屋根
１

２階床

階

１
２階屋根

階

長

長

長

辺

辺

辺

短辺

短辺

２階床と１階屋根

２階屋根＋１階屋根
合体屋根- 57 -

①②③

薄紫枠は、地震時の荷重及び重量
赤枠内の仕上げを選択する事により、屋根荷重が変わります。
太陽光Ｐは、設置する場合の数値ですが、変更する事もできます。設置しない場合、空白にします。
断熱材は、設置する場合の数値ですが、変更する事もできます。設置しない場合、空白にします。
小屋裏荷重は、床荷重の「板張り」程度としています。
小屋裏床荷重：床仕上0.15＋床ばり0.17＋壁0.10＝0.42 kN/㎡

設計者判断で変更可能です。

「重量計算」ボタンで、重量が計算されます。
青枠で表示した積雪荷重で、「屋根荷重割増係数」を計算した場合、その係数で補正されます。
右側の（）で表示した数値は、元の値を表示します。係数を計算しない場合は、表示されません。

①
赤枠内の仕上げを選択する事により、外壁荷重が変わります。
断熱材は、設置する場合の数値ですが、変更する事もできます。設置しない場合、空白にします。
「重量計算」ボタンで、重量が計算されます。
基礎梁算定用外壁面単位荷重・基礎梁算定用内壁面単位荷重は、壁面積に対しての重量で、「ベタ基礎」「基礎梁算定」で、使用します。

左記赤枠は、下記青枠参照（２階建ての場合のみ）①
床荷重

２階：天井さお縁0.10＋たたみ敷0.34＋床ばり0.17＝0.61 kN/㎡
１階：たたみ敷0.34＋床ばり0.17＝0.51 kN/㎡

設計者判断で変更可能です。

１階の小屋裏物置と、２階床下物置の判別はしていません。
２階床下にある場合は、青枠内の面積を、上記赤枠内に移動します。
これにより、外周柱・内部柱の重量が変わり、小径・負担
面積算定に影響があります。

- 58 -

バルコニー床荷重：板張り0.15＋床ばり0.17＋防水仕上
0.10＋手摺壁0.10＝0.52 kN/㎡
設計者判断で変更可能です。
①

ベタ基礎重量①②
説明は、「詳細建物重量」参照
赤枠で、１階壁長ライン長を読込概算必要地耐力（ベタ基礎）①②

説明は、「詳細建物重量」
参照③
通常③番のみで操作- 59 -

3-7.必要壁量・Qe「詳細建物重量」選択時②●方法①-1①③

1.建物高さを入力します。

切り妻・寄棟・片流れ等の屋根の場合、「木造軸組工法住宅の許容応力度設計2017年版」の「地震力の算定」より、「建物の高さh」は、「軒高」と「最高高さ」の平均で表します。
「最高高さ」欄および「軒高」欄に数値を入れ、「地震時壁量計算」ボタンを押すことにより、「建物の高さh」は、自動計算されます。
直接「建物の高さh」欄に入力されても構いません。
- 60 -

2.地震時壁量計算ボタンを押す。

「建物重量」で計算されていれば、次の様に地震時壁量係数が求められます。

「必要壁量」は同じ場合は、、「Ａｆｉ面積」（床面積内訳参照）の数値が変化しても、地震時壁量係数が変化するだけです。
「床面積内訳」「重心算定用床面積」で表示される面積は、重心位置の算定に使用します。
赤枠：地震時壁量係数
青枠：「ベタ基礎」「水平荷重時応力算定」の地震時荷重Ｐeで、使用します。
3.計算書に表示する各部位の仕様を入力します。

・各部位で仕様選択すると、下記内容で捧持されます。不足内容を追加します。
4.太陽光パネルの重量を重心計算に採用するか、選択します。

・重心計算しない場合は、「重心計算から無視」を選択します。パネルが屋根全面にあれば、無視を選択します。また、屋根等の重量に比べて、大した影響は無いと判断されれば、無視とします。
また、「小屋裏物置」等入力画面で太陽光Ｐが入力されていても、無視します。
・設計者として、重心計算に採用すると思われる場合は、建物重量により選択します。
詳細は、後述の＜太陽光パネル重量が、建物重心計算に及ぼす影響＞を参照- 61 -

＜太陽光パネルの入力方法について＞(公財)日本住宅・木材技術センターでＨＰ掲載されている「設計支援ツール」「早見表」では、太陽光パネ
ルを「有・無」を選択し、「有」あれば、屋根全面に太陽光パネルが配置されるように、荷重が入力されます。これにより、重心位置が、太陽光パネル配置に影響されなくなりますので、偏心率・四分割法の計算から外れるようになります。
壁Ｃｈｅｃｋ６でも、同様な考え方で入力する方法
計算方法①-1の場合
１．「必要壁量・Qe」を表示、「太陽光パネルの面積係数」の「重心計算に使用しない」を選択
２．太陽光パネルは、「小屋裏物置入力」では配置しない
配置しても、無視します。
３．下記太陽光Ｐ面積へ、屋根面積を入力する
４．太陽光Ｐ荷重(0.26)は、屋根勾配等を考慮して 0.20*1.3=0.26となります。

計算方法①-2の場合「簡易建物重量」を表示、「建物重量に必要な数値入力」で「設計支援ツール」と同様に「有・無」を選択します。（赤枠）

計算方法②-1の場合「柱小径･壁量係数」を表示、「壁量係数・柱小径計算数値」内で、上記と同じような内容で、太陽光パネル荷重を設定できます。
- 62 -

「簡易建物重量」選択時●方法①-2「簡易」選択時は、前項目の「建物重量算出諸元」と「太陽光パネルの面積係数」を省いた内
容で、表示されます。

「必要壁量」は同じなので、「Ａｆｉ面積」（床面積内訳参照）の数値により、地震時壁量係数が変化するだけです。
「床面積内訳」「重心算定用床面積」で表示される面積は、重心位置の算定に使用します。

赤枠：地震時壁量係数
青枠：「ベタ基礎」「水平荷重時応力算定」の地震時荷重Ｐeで、使用します。

- 63 -

3-8.柱小径･負担面積 又は 柱小径･壁量係数
計算方法①-1
計算方法①-2共通
計算方法①-2では、赤枠内が変化します。

- 64 -

壁量等の基準（令和7年施行）に対応した表計算ツール(公財)日本住宅・木材技術センター（在来軸組工法用）および（多機能版）の解説・注意事項
柱の小径の算出方法に準拠しています。
脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律（令和4年法律第69号）に係る質疑応答集（令和6年6月20日時点）
２．木造建築物の仕様の実況に応じた壁量基準等の見直し

39番参照

柱の小径とは、加工後の必要最小径とします。

①

②

③

計算方法①-1の場合「詳細建物重量」で、重量が計算されていれば、
１．赤枠「複写」ボタン：階高、横架材間、床面積が、複写されます。
２．青枠「建物重量」ボタン：各項目の荷重が算定されます。
３．緑枠「有効細長比計算」ボタン：使用する柱小径を入力し、計算すると、有効細長比が表示されます。

- 65 -

計算方法①-2の場合①②「簡易建物重量」で、重量が計算されていれば、③

１．赤枠「複写」ボタン：階高、横架材間、床面積が、複写されます。
２．青枠「建物重量」ボタン：各項目の荷重が算定されます。
３．緑枠「有効細長比計算」ボタン：使用する柱小径を入力し、計算すると、有効細長比が表示されます。

計算方法①-1・2

共通②①

１．赤枠 柱材の仕様を選択します。
２．青枠「計算」ボタン：緑枠内に柱の最小径が表示されます。
３．採用する柱の小径枠をダブルクリックすると、色が変わります。
計算書では、２重枠で表示されます。
チェックを入れると、計算書に内容を印刷します。
- 66 -

計算内容の入力画面で、「柱負担面積」を選択し、外周柱・内部柱の負担面積を確定している場合、「柱負担面積図より複写」ボタンで、緑枠内が表示されます。
③
①
②

計算内容

１．前頁赤枠 柱材の仕様を選択します。
２．前頁青枠「計算」ボタン（上下どちらでも、同じ内容で計算します。）
105角、120角の柱の最大負担面積が表示されます。
前頁緑枠内と比較し、採用する内容をダブルクリックで、選択します。
任意1・任意2で、別の柱材の最大負担面積を、計算する事ができます。
３．前頁採用する柱の負担面積枠をダブルクリックすると、色が変わります。
計算書では、２重枠で表示されます。
座屈計算に関わる「1.1/3」の係数について（方法①-1及び2）

座屈計算等「柱の小径」を計算する場合、「長期」で「積雪時」「積雪時以外」の係数が変わります。
・特殊な許容応力度及び特殊な材料強度を定める件（平13国交告第1024号第1・第2・第3）・脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律（令和4年法律第69号）に係る質疑応答集（令和6年6月20日時点）
2.木造建築物の仕様の実況に応じた壁量基準等の見直し
34番「平方根内の1.1/3については、多雪地域では1.3倍する事になります。」より
赤枠内

長期

積雪時以外

1.1/3 はそのままの値

積雪時

1.1/3 * 1.3 = 1.43
- 67 -に変更します計算方法②-1

赤 枠で、無等 級の樹種が選択できます。

壁量等の基準（令和7年施行）に対応した表計算ツール(公財)日本住宅・木材技術センター（在来軸組工法用）および（多機能版）の解説・注意事項
柱の小径の算出方法に準拠しています。
- 68 -

①

②

③

④

⑤
②は、必要に応じて「床入力」して「床面積内訳」で、面積が確定していれば、
１．赤枠「複写」ボタン：階高、床面積、建物辺長が、複写されます。
２．緑枠で、建物仕様を選択します。
３．青枠「計算」ボタン：各項目の荷重が算定されます。
４．黒枠「有効細長比計算」ボタン：使用する柱小径を入力し、計算すると、有効細長比が表示されます。
「初期状態」ボタンで、入力された内容が初期状態になります。
上記単位荷重は、床面積、壁面積、階高2.8m時床面積の内容と、壁面積→床面積に変換した内容を表示しています。
水色枠「辺長入替」を押すと、「計算ツール辺長」と、「建物１階の辺長」が、入れ替わります。
外壁関連の壁面積当たりの荷重から、床面積当たりの荷重に変換する方法（オレンジ枠）
壁量等の基準（令和7年施行）に対応した表計算ツール（在来軸組構法版・多機能版）：EXCEL
計算ツール算定方法：外壁荷重等* (6.0 *2*階高 + 16.5 *2*階高) *(1-0.09)/(6.0*16.5)
短辺長

外周 6*16.5 は固定
壁Ｃｈｅｃｋ６（計算方法②-1

長辺長

開口部考慮

建物面積

柱小径･壁量係数）の場合「3-6.簡易建物重量」の内容と違っていますので、注意が必要です。
・

計算ツール算定方法：外壁荷重等* (6.0 *2*階高 + 16.5 *2*階高) *(1-0.09)/(6.0*16.5)
短辺長

外周 6*16.5 は固定
・

長辺長

開口部考慮

建物面積

建物１階辺長：外壁荷重等*(短辺 *2*階高 + 長辺 *2*階高) *(1-0.09)/(短辺*長辺)
短辺長

外周寸法考慮

長辺長＜屋根荷重割増係数とは？＞
3-6.簡易建物重量参照- 69 -

開口部考慮

建物面積

①

②

③

④

⑤

⑥
②は、必要に応じて「赤枠」は、「概要」「建物用途」で、事務所を選択すると、変更になり積載荷重が変化します。
「青枠」は、軒の出・屋根勾配・建物外周長により、「緑枠計算」を押すと、「屋根荷重割増係数」が計算され、屋根荷重に反映されます。太陽光発電設備に入力されていれば、同様にして補正されます。
前述の「屋根荷重割増係数とは？」参照①

青枠「計算」ボタン：緑枠内に壁量係数が表示されます。

①
青枠「計算」ボタン：緑枠内に柱の最小径が、表示されます。
赤枠「Def」ボタン：計算する前の状態に戻します。

- 70 -

②①

１．赤枠 柱材の仕様を選択します。
２．青枠「計算」ボタン：緑枠内に柱の最小径が表示されます。
３．採用する柱の小径枠をダブルクリックすると、色が変わります。
計算書では、２重枠で表示されます。

- 71 -

3-9.設計者・金物「設計者」
初回は、全て入力してから、「設計者選択」ボタンを押します。そこで登録すると、次回からそのＤＡＴＡが、使用できます。
各欄を全て入力しなくても結構です。入力されていない項目は、表題から全て印刷されませんので、特に必要でない欄につきましては、入力しない。
「設計者選択」
何も入力されていない状態でクリックすると、左記画面になります。
左右の三角マークを押すと、既にＤＡＴＡが登録されていれば、表示されます。
·「選択」で、元の概要画面に戻ります。
·「キャンセル」では、何も選択しないで、元の概要画面に戻ります。
·「追加登録」で、そのＤＡＴＡが、追加登録されます。同じ内容のものが有れば、メッセージが表示され登録できません。
・「内容修正」で、一部変更した内容で修正保存できます。
·「削除」で、表示されているＤＡＴＡが、削除されます。

「制震金具入力」

柱・梁の仕口に取り付ける制震金具の仕様を設定します。
壁入力画面で、左記のボタンを押すことにより、入力可能となります。

- 72 -

４．各階平面の入力-1.一般床入力-2.属性編集-3.その他-4.床面積と重心-5.バルコニーと小屋裏物置面積- 73 -

4-1.一般床入力

平面図と同じ要領で、各部屋を作成した方が、壁を配置する場合等で作業しやすくなります。
Ｌ字形等の部屋、廊下等は分割して作成してください。
１階の床は、取りあえずの位置で作成して、全体が出来てから移動して、図面内の中央に収まるようにして作業されるのも、１つの方法です。
重心を表示します。床が増えるたびに重心位置が変化します。
部屋名の入力が出来ます。方法は、属性編集で入力してください。

「四角床入力」
通常の床を入力します。床入力画面では、デフォルトで選択されています。
第１点、第２点と左クリックで、作成されます。第１点と第２点の位置関係に差違はありません。どのように入力されても結構です。
室名リスト欄が表示されますので、選択してから床入力します。尚、三角床入力は室名が入らないので、表示されません。
ここで、「Bal」とすると、バルコニーの補正面積を採用することになります。
床加算面積＝バルコニー面積×０．４（補正）2012年改訂版「木造住宅の耐震診断と補強方法：例題・資料」P.130を参照
２階に付けるバルコニーの場合、１階で、配置します。
「三角床入力」
三角の床を入力します。変形している部屋でも、三角と四角の組み合わせで対応できます。
第１点、第２点、第３点と左クリックすると、自動で三角を作成します。
尚、三角が多くなると、処理速度が落ちますので、注意してください。

「多角床入力」
多角床入力により、左クリックで、始点から順次指定して行き、終点（始点と同じ位置）を指定しないで、右クリックしてください。自動で閉鎖型の床が作成されます。（後述の14-1.床剛性範囲入力の水平構面入力と操作方法は同じです。）
入力した床は、属性編集では、部屋名しか変更できません。不都合な場合は、削除して再度入力します。
後述の 「三角多角床・補助線編集」で、三角床・多角床の大きさを変更する事ができます。

- 74 -

「表示座標範囲入力」
通常、「環境設定」「DATA・Printer」内の「表示座標範囲の設定」で、距離を登録していますが、その範囲に収まらない物件を、操作しなくてはならない場合が有ります。
そのような場合は、「表示座標範囲の設定」の距離を変更すれば良いのですが、別の方法として、「表示座標範囲入力」で、距離を設定する事が出来ます。
変更したい場合は、今までの内容を削除しないで、もう一度入力した内容が優先されます。

「編集」下部「表示座標範囲外ＤＡＴＡ削除」
設定した表示座標範囲外のＤＡＴＡを全階全て削除します。
「表示座標範囲線削除」「表示座標範囲入力」した内容を、削除します。
これにより、「環境設定」「DATA・Printer」内の「表示座標範囲の設定」で、設定した距離外のＤＡＴＡが、削除されます。
「表示」「表示座標範囲線表示」参照「表示」「建物床外周線表示」参照

赤枠のボタンより、「表示座標範囲入力」
した場合「表示座標範囲外ＤＡＴＡ削除」「表示座標範囲入力」より、外部のＤＡＴＡは、全階全て削除されます。

- 75 -

「床数値入力」

左記「数値計算」ボタンより、次のフォームが現れます。
・加減算が行えます。
・合計をコピーして、左記の長さ等に貼付けます。

これ以降の数値計算ボタンは、これに依ります。
四角床の大きさを数値で入力し、平面図に配置します。
配置する点の属性は、それぞれの状態を選択できます。

大きさ・長さで、増減を使用する事により、電卓で計算しなくても、２つの数値を合計した値で入力できます。「Ｍ」で、増減値を保存して、「Ｒ」で、呼び出します。これ以降の数値入力及び属性編集で、同様の操作ができます。
四角床及び直角三角床（左上・左下・右上・右下）の入力が行えます。
オフセット入力することにより、離れた位置で入力されます。
既定の部屋の大きさを、「帖数」から選択すれば、簡単に入力できますし、最上部の「直」を選択すれば、任意の大きさを設定できます。
・床属性が使用できるのは、２階床入力時です。
・回転角度を入力し、チェックを入れる事により、角度を考慮した四角床及び直角三角床の入力が出来ます。
-90<rad<90の範囲で計算します。これ以外は、0radとして、回転しません。回転角度で、小数点以下の桁数に、限りはありません。
・回転した四角床で、属性編集できるのは、部屋名と床属性だけです。大きさ・長さは変更できませんので、削除してから、入力仕直して下さい。

「編集」の「四角床・三角床の全削除」
各階ごとに、床ＤＡＴＡを全て削除できます。
１度、実行すると、もう元には戻りませんので、注意してください。
入力の仕方によって、幽霊の床が存在することがあり、今までは削除できませんでした。
これで、跡形もなく綺麗さっぱり消えます。

- 76 -

4-2.属性編集「選択」
属性編集する床を右クリックすると、ピンク色に変わり、右の緑枠が表示され、それぞれの寸法を入力し、「設定」ボタンを押すと、選択した床が移動します。
属性編集する床を左クリックすると、ピンク色に変わり、下記の属性編集画面になります。
「属性編集」「基準点」「基準点座標」「大きさ・長さ」「部屋名」「床属性」の各欄に分かれています。
「基準点」
デフォルトは、選択図形の中央の位置を表しています
ので、真ん中のボタンがへこんだ状態になっています。
その他のボタンは、図形のそれぞれの箇所を表しています。この位置を元に、「基準点座標」「大きさ・長さ」の数値で、変化します。
「基準点座標」「基準点」で、表示された位置の座標が表示されています。この数値を変化させることにより、大きさはそのままで、移動します。「移動」でも出来ますが、微妙な移動をする場合、ここで行います。

オフセットに入力することにより、その数値だけ移動することが出来ます。
「大きさ・長さ」「基準点」で、表示された座標からの図形の大きさが表示されています。数値を変化させることにより、基準点の位置から図形の形状が変化します。増減を使用すれば、現在の値からその分だけの変化となります。
「部屋名」
入力欄に部屋名を入れて、設定ボタンで確定されます。
また、現在表示されている文字を、追加・削除が出来ます。
ここで、「Bal」とすると、バルコニーの補正面積を採用することになります。
床加算面積＝バルコニー面積×０．４（補正）
部屋名の表示を切り替えることが出来ます。
平面図で１つの部屋を複数の床で表示する場合、全て部屋名が表示されていると煩わしくなります。
では、部屋名を無しで入力すると、それは解消されますが、印刷で床面積算定する場合、どの面積を算定しているか解らなくなります。その時にチェックを入れます。
２階以上の床で、指定可能です。
床の色で、判別できます。

回転した四角床で、変更できるのは、部屋名及び床属性だけです。

- 77 -

床面積・重心計算共考慮
全ての床を重心計算の対象とします。
一般壁量計算では、この状態がデフォルトです。

床面積考慮・重心計算考慮しない
このように指定した床は、床面積は考慮し、壁量計算を行います。しかし、重心は、加算せずに行います。
最下部の印刷結果を確認

床面積・重心計算共考慮しない
このように指定した床は、床面積も重心も、加算しません。
最下部の印刷結果を確認- 78 -

4-3.その他「補助線」
補助線を作成します。
ここで作成した補助線は、壁入力時で編集して下さい。階が変わると表示されません。
「単線削除」
左クリックで、床・補助線が削除できます。
直後、右クリックで、元に戻ります。
「エリア削除」
床・補助線を、エリアで削除します。
始点をマウス左を押し下げ、そのままマウスを移動して、削除する床を囲んでから、マウス左を離すと、その中の床・補助線は削除されます。
直後、右クリックで、元に戻ります。
「平行複写移動」
補助線を平行複写・移動出来ます。

距離を入力し、入力画面で、複写又は移動する線を選択し、方向を指示すれば複写・移動が完了します。
終了する場合は、「終了」ボタンを押します。

「計測」

左図は、赤い斜め線部分を計測した内容を示します。
「入力状態」により、いろいろな計測ができます。

「移動」
床を移動できます。
「複写」
床を複写できます。

移動・複写共通「単選択」：床を１つクリックして選択「ｴﾘｱ選択」：床を複数エリアで囲み選択- 79 -

「三角多角床・補助線編集」

三角多角床の各頂点または補助線の端点位置だけを編集します。その他の属性は、「属性編集」で行います。
尚、多角床は一般壁量計算仕様では、入力できません。下図では、多角床について説明していませんが、同様に編集できます。
１．三角床と補助線があります。

２．三角床・補助線の端点をエリア指定します。

３．エリア内の三角床・補助線の端点が赤丸で表示します。４．その端点を指定してから、移動位置へ行く

左上部に距離を指定する枠が現れます。

マウスで操作する場合は、４・５番を行います。

ここに数値を入れて、「設定」ボタンを押しても、編集できます。連続して行う場合は、１番に戻ります。
５．移動位置を左クリックすると、三角床および補助線が編集されます。
「始点」「終点」は、「入力状態」で決まりますので、注意が必要です。
連続して行う場合は、１番に戻ります。
「戻る」ボタンで、編集前に戻すこともできます。

- 80 -

三角床の２点を選択した状態

三角床の３点を選択した状態

この２点が対象となり、前述

三角床のすべての頂点が対象になりましの操作で、三角床が編集できます。

たので、前述の操作では、移動となります。

三角床が隣り合っていて、片方だけを編集する場合
・ 上 下 に三 角 床が あります。
・ 下 の 三角 床 の頂 点だけを移動します。
・ マ ウ ス右 ク リッ ク
で、選択されます。

・ 移 動 する 頂 点を 指示します。
・数値を入力するか、
マ ウ スで 指 示か 、どちらかで可能・上図はマウスで指示・下の三角床だけが、変形しました。
多角床で、選択して編集する事も可能です。

- 81 -

前頁要領で、耐力壁端点を移動することができます。
耐力壁入力図移動する端点を指定

移動する距離を指定

移動完了図- 82 -

移動する端点が決定

4-4.床面積と重心
床面積と重心は、小屋裏物置を配置する事により変わります。有る場合、無い場合を印刷して、どのような違いがあるか、法文等と照合し、必ず確認して下さい。
吹抜等が無ければ、問題にするところはありませんので、安心して使用できます。
尚、重み付係数を表示してありますが、用いない場合も同じ方法です。
重み付・重心及び偏心等の計算方法は、

２０１２年版「木造住宅の耐震診断と補強方法」（一財）日本建築防災協会
等に、詳しく紹介されていますので、ここでは省略します。

Ａパターン

階段

階段
居室

屋根
居室

屋根

吹抜
１階平面図

２階平面図・１階屋根伏図

２階屋根伏図壁量算定用床面積
階段

階段
居室

居室
吹抜

１階平面図
１階の床面積２階平面図
２階の床面積より大きくなる
吹抜部分も床として、入力するので、床面積に加算される。

それぞれ水色部分を床面積とします。
施行令４６条４項では、これらの面積に、壁量係数を乗算して、必要壁量を求めます。

１階では、吹抜も無開口として、必要壁量を計算します。

- 83 -

重心
重心は、その階より上部分の面積により、計算します。
２階重心

屋根
２階屋根伏図重み付係数は無視

この屋根部分より、重心を求めます。
１階重心
１階部分の重心と、２階部分の重心を加算して、求めます。
１階部分の床面積から、そこに掛かる屋根としますので、１階＋２階屋根となり、下図に示す大きさの屋根にな
ります。

階段

＝

屋根
屋根

居室

屋根

１階平面図

１階及び２階屋根伏図

軽い建物

＝１．４３

重い建物

＝２．００

非常に重い建物＝３．２３
次に、下記２階面積の重心を求めます。
階段及び吹抜部分を含まない方が正確ですが、その様に属性を変更することは出来ません。

階段
居室
吹抜

軽い建物

＝２．１５

重い建物

＝２．６０

非常に重い建物＝２．８５

２階平面図
よって、Ａパターンで吹抜が存在する場合は、·２階重心は、正確に求めることが出来ます。
·１階重心は、吹抜部分も考慮しますので、やや不正確になります。
通常使用する場合、こちらを推奨します。

- 84 -

Ｂパターン

階段

階段
居室

屋根
居室

屋根

吹抜
１階平面図

２階平面図・１階屋根伏図

２階屋根伏図白地の吹抜部分の床は入力しない場合を示しますので、実際の作業で、室名は現れません。

壁量算定用床面積
階段

階段
居室

居室
吹抜

１階平面図

２階平面図

１階の床面積２階の床面積

それぞれ水色部分を床面積とします。
施行令４６条４項では、これらの面積に、壁量係数を乗算して、必要壁量を求めます。

２階では、屋根面積ではなく、２階床面積なので、必要壁量が少なく計算されます。
１階では、吹抜も無開口として、必要壁量を計算します。

重心
重心は、その階より上部分の面積により、計算します。
２階重心

屋根
２階屋根伏図重み付係数は無視

この屋根部分より、重心を求めることが正解です。
しかしながら、上記床面積では、下記の屋根として算定してしまいます。

屋根
吹抜

２階屋根伏図- 85 -

１階重心
１階部分の重心と、２階部分の重心を加算して、求めます。
１階部分の床面積から、そこに掛かる屋根としますので、１階＋２階屋根となり、下図に示す大きさの屋根になります。２階重心の場合の屋根面積とは異なります。

階段

＝

屋根
屋根

居室
１階平面図

屋根

１階及び２階屋根伏図

軽い建物

＝１．４３

重い建物

＝２．００

非常に重い建物＝３．２３
ここで２階吹抜部分は、屋根があるように、計算されます。
次に、２階床面積の重心を求めます。
階段部分を含まない方が正確ですが、含んでいるので、その様に属性を変更することは出来ません。

階段
居室

２階平面図

吹抜

軽い建物

＝２．１５

重い建物

＝２．６０

非常に重い建物＝２．８５
よって、Ｂパターンで吹抜が存在する場合は、·２階重心は、吹抜部分の２階屋根面積が考慮されない為、やや不正確になります。
·１階重心は、２階重心を考慮する為、やや不正確になります。

床面積と重心は、小屋裏物置を配置又は「床面積は考慮・重心は考慮しない」「床面積及び重心共考慮しない」と属性変更する事により変わります。有る場合、無い場合を印刷して、どのような違いがあるか、法文等と照合し、必ず確認して下さい。
床面積取扱の属性を変更できますので、より正確な壁量及び重心を計算できます。

- 86 -

Ｃパターン

階段

階段
居室

屋根
居室

屋根

吹抜
１階平面図

２階平面図・１階屋根伏図

２階屋根伏図下記のように、２階以上の床属性を変更する。
·黄色の階段は、床面積は考慮・重心は考慮しない。
·ピンクの吹抜は、床面積及び重心共考慮しない。
２階の階段部分（２階床でない部分）を重心算定に用いないと、より正確に１階の重心が求まるので、黄色にしてありますが、特に指定しなくても問題ありません。

壁量算定用床面積
階段

階段
居室

居室
吹抜

１階平面図
１階の床面積２階平面図
２階の床面積白地の吹抜は、床面積に加算されません。

それぞれ水色部分を床面積とします。
施行令４６条４項では、これらの面積に、壁量係数を乗算して、必要壁量を求めます。

２階では、屋根面積ではなく、２階床面積なので、必要壁量が少なく計算されます。
１階では、吹抜も無開口として、必要壁量を計算します。

- 87 -

重心
重心は、その階より上部分の面積により、計算します。
２階重心

屋根
２階屋根伏図重み付係数は無視

この屋根部分より、重心を求めることが正解です。
「ピンクの吹抜は、床面積及び重心共考慮しない。」ですが、最上階（例は２階）の重心を求める場合は、その上に屋根があるものとして、重心用屋根面積を算定します。
１階重心
１階部分の重心と、２階部分の重心を加算して、求めます。
１階部分の床面積から、そこに掛かる屋根としますので、１階＋２階屋根となり、下図に示す大きさの屋根にな
ります。

階段

＝

屋根
屋根

居室
１階平面図

１階及び２階屋根伏図

ここで２階階段及び吹抜部分は、屋根があるように、計算されます。
次に、２階床面積の重心を求めます。

階段
居室
吹抜

軽い建物

＝２．１５

重い建物

＝２．６０

非常に重い建物＝２．８５

よって、吹抜が存在する場合は、·２階重心は、正確に求めることが出来ます。
·１階重心は、正確に求めることが出来ます。

- 88 -

重屋根

軽い建物

＝１．４３

重い建物

＝２．００

非常に重い建物＝３．２３

Ｄパターン（床面積内訳で考慮無床面積が有る場合の計算）

・その階の筋かい等耐震要素は、上部の重量に対して安全である事を確認します。
・通常、２階建２階は、その階の床面積で計算しますが、このパターンは、屋根面積に壁量係数を乗じた耐力とします。
・２階建１階は、２階床面積＋１階屋根面積に壁量係数を乗じた耐力としますが、２階床面積を算定する場
合、吹抜面積を全て削除するわけではなく、（１－２階壁量係数／１階壁量係数）で、補正します。

階段

階段
居室

屋根
居室

屋根

吹抜
１階平面図

２階平面図・１階屋根伏図

２階屋根伏図下記のように、２階以上の床属性を変更する。
·黄色の階段は、床面積は考慮・重心は考慮しない。
·ピンクの吹抜は、床面積及び重心共考慮しない。
２階の階段部分（２階床でない部分）を重心算定に用いないと、より正確に１階の重心が求まるので、黄色にしてありますが、特に指定しなくても問題ありません。

屋根

壁量算定用床面積（見上げ図とする）
階段

階段
居室

吹抜

屋根

屋根

居室

屋根

屋根

居室
吹抜
居室

１階見上げ図

吹抜上部に屋根が見える
断面図

・一般の構造計算は、上階からその階の重量を計算し、それらの合計重量に層せん断力係数を乗じて、必要耐力を計算します。（例：１階の合計重量＝２階の重量＋１階の重量）よって、吹抜面積を差し引いても支障はない。
・壁量計算の場合、その階の面積に壁量係数を乗じて、必要壁量を計算します。
２階必要壁量＝２階面積×壁量係数（２階屋根＋２階外壁・内壁から係数を算定）
１階必要壁量＝１階面積×壁量係数（２階屋根＋２階外壁・内壁＋２階床＋１階屋根＋１階外壁・内壁から係数を算定）
２階床から吹抜を差し引くと、その上の屋根部分の重量も無視する事になり、危険側になってしまう。よって、吹抜面積×（１－２階壁量係数／１階壁量係数）で２階屋根部分の面積を考慮する。
１階の床面積吹抜部分を考慮した見上げ図で床面積を計算します。
施行令４６条４項では、これらの面積に、壁量係数を乗算して、必要壁量を求めます。

- 89 -

屋根
２階の床面積屋根面積を床面積とします。
施行令４６条４項では、これらの面積に、壁量係数を乗算して、必要壁量を求めます。

２階見上げ図重心
重心は、その階より上部分の面積により、計算します。
２階重心

屋根
２階屋根伏図重み付係数は無視

この屋根部分より、重心を求めることが正解です。
「ピンクの吹抜は、床面積及び重心共考慮しない。」ですが、最上階（例は２階）の重心を求める場合は、その上に屋根があるものとして、重心用屋根面積を算定します。
１階重心
１階部分の重心と、２階部分の重心を加算して、求めます。
１階部分の床面積から、そこに掛かる屋根としますので、１階＋２階屋根となり、下図に示す大きさの屋根にな
ります。

階段

＝

屋根
屋根

居室
１階平面図

１階及び２階屋根伏図

ここで２階階段及び吹抜部分は、屋根があるように、計算されます。
次に、２階床面積（下図で水色部分）の重心を求めます。

階段
居室
吹抜

軽い建物

＝２．１５

重い建物

＝２．６０

非常に重い建物＝２．８５

よって、·２階重心は、正確に求めることが出来ます。
·１階重心は、正確に求めることが出来ます。

- 90 -

重重屋根

軽い建物

＝１．４３

重い建物

＝２．００

非常に重い建物＝３．２３

Ａパターン計算例
条件
・木造２階建で、２階床面に吹抜・階段が有る場合（床の属性変更は出来ない）
軽い屋根（２階地震時必要壁量係数：15cm/㎡

１階地震時必要壁量係数：29cm/㎡）

・２階床面積＝20.00㎡（階段＝5.00㎡・吹抜＝5.00㎡を含む）∴屋根面積＝20.00㎡（軒の出は考慮しない）
・１階床面積＝45.00㎡
１階で見上げた場合の内訳

２階床＝10.00㎡

吹抜＝5.00㎡

階段＝5.00㎡

屋根面積＝25.00㎡
重心
・２階重心＝２階屋根面積（20.00㎡）より計算する。

・１階重心＝

１階床面積（45.00㎡）に屋根の重み付係数を乗算する。

・・①

２階床面積

（20.00㎡）に床の重み付係数を乗算する。

・・②①＋②より計算する。（吹抜面積は考慮）
必要壁量計算・２階必要壁量：

２階床＋階段面積（20.00㎡）×15cm/㎡＝

300.00cm

・１階必要壁量：

１階床面積（45.00㎡）×29cm/㎡＝

1305.00cm

Ｂパターン計算例
条件
・木造２階建で、２階床面に吹抜・階段が有る場合（床の属性変更は出来ない）
軽い屋根（２階地震時必要壁量係数：15cm/㎡

１階地震時必要壁量係数：29cm/㎡）

・２階床面積＝15.00㎡（階段＝5.00㎡を含む）

吹抜＝5.00㎡（床として入力しない）∴屋根面積＝15.00㎡（軒の出は考慮しない）
・１階床面積＝45.00㎡
１階で見上げた場合の内訳

２階床＝10.00㎡

階段＝5.00㎡

屋根面積＝25.00㎡

重心
・２階重心＝２階屋根面積（15.00㎡）より計算する。

・１階重心＝

１階床面積（45.00㎡）に屋根の重み付係数を乗算する。

・・①

２階床面積

（15.00㎡）に床の重み付係数を乗算する。

・・②①＋②より計算する。（吹抜は床として入力しない）
必要壁量計算・２階必要壁量：

２階床＋階段面積（15.00㎡）×15cm/㎡＝

225.00cm

・１階必要壁量：

１階床面積（45.00㎡）×29cm/㎡＝

1305.00cm- 91 -

Ｃパターン計算例
条件
・木造２階建で、２階床面に吹抜（床の開口：床面積・重心共考慮無）階段（床面積考慮・重心考慮無）が有る場合
軽い屋根（２階地震時必要壁量係数：15cm/㎡
・２階床面積＝15.00㎡（階段＝5.00㎡を含む）

１階地震時必要壁量係数：29cm/㎡）
吹抜＝5.00㎡∴屋根面積＝20.00㎡（軒の出は考慮しない）
・１階床面積＝45.00㎡
１階で見上げた場合の内訳

２階床＝10.00㎡

吹抜＝5.00㎡

階段＝5.00㎡

屋根面積＝25.00㎡
重心
・２階重心＝２階屋根面積（20.00㎡）より計算する。

・１階重心＝

１階床面積（45.00㎡）に屋根の重み付係数を乗算する。

・・①

２階床面積

（10.00㎡）に床の重み付係数を乗算する。

・・②①＋②より計算する。（吹抜・階段面積は考慮しない）
必要壁量計算・２階必要壁量：

２階床＋階段面積（15.00㎡）×15cm/㎡＝

225.00cm

・１階必要壁量：

１階床面積（45.00㎡）×29cm/㎡＝

1305.00cm- 92 -

Ｄパターン計算例
条件
・木造２階建で、２階床面に吹抜（床の開口：床面積・重心共考慮無）階段（床面積考慮・重心考慮無）が有る場合
軽い屋根（２階地震時必要壁量係数：15cm/㎡
・２階床面積＝15.00㎡（階段＝5.00㎡を含む）

１階地震時必要壁量係数：29cm/㎡）
吹抜＝5.00㎡∴屋根面積＝20.00㎡（軒の出は考慮しない）
・１階床面積＝45.00㎡
１階で見上げた場合の内訳

２階床＝10.00㎡

吹抜＝5.00㎡

階段＝5.00㎡

屋根面積＝25.00㎡
重心
・２階重心＝２階屋根面積（20.00㎡）より計算する。

・１階重心＝

１階床面積（45.00㎡）に屋根の重み付係数を乗算する。

・・①

２階床面積

（10.00㎡）に床の重み付係数を乗算する。

・・②①＋②より計算する。（吹抜・階段面積は考慮しない）
必要壁量計算・２階必要壁量：

２階屋根面積（20.00㎡）×15cm/㎡＝

300.00cm

・置換計算
階段は、床面積に考慮する。
考慮無置換面積：吹抜（5.00㎡）×（1-15/29）＝2.41㎡・・・開口面積
床面積に加算：吹抜（5.00㎡）- 2.41㎡

吹抜部分の屋根5.00×15 ＝ 75.00

床面積に加算2.59×29 ＝ 75.11＝2.59㎡∴置換計算に問題はない

２階床（10.00㎡）＋階段（5.00㎡）＋１階屋根面積（25.00㎡）＋加算面積（2.59㎡）＝

42.59㎡・１階必要壁量：42.59㎡×29cm/㎡- 93 -＝

1235.11cm

4-5.バルコニーと小屋裏物置面積
各面積の関係を、例として２階建ての場合で示します。

２階床として入力する場合は、２層を見上げ図として入力しています。
２層にある小屋裏物置は、「小屋裏物置２階」で、入力します。
１階床として入力する場合は、１層を見上げ図として入力しています。
よって、２階床から張り出したバルコニーは、ここで入力します。
バルコニー入力方法
タイプＡ

バルコニー

部屋

バルコニー

屋根

バルコニー

２階部屋

１階部屋

２階平面図

１階見上げ図

部屋

２階平面図のように書くので、２階床入力で、バルコニーを配置する様に思われがちですが、１階外壁からハネだし又は下に柱がある場合共、１階見上げ図をイメージして、１階床として入力する。
タイプＢ

バルコニー

部屋

バルコニー

屋根
２階部屋

バルコニー
１階部屋

部屋

２階平面図

１階見上げ図

２階平面図のように書くので、２階床入力で、バルコニーを配置する様に思われがちですが、１階外壁からハネだし又は下に柱がある場合共、１階見上げ図をイメージして、１階床として入力する。
屋根荷重より、バルコニー床荷重は、施工方法により重い場合がありますが、無視します。設計者の判断により、壁量を増やす事により、対処します。
よって、タイプＡもタイプＢも、１階の入力画面は同じになります。
バルコニーで、１階外壁から60cm程度（屋根軒先程度）であれば、特に入力する必要はないでしょう。
これらは、診断者の判断とします。

- 94 -

５．耐力壁の入力-1.耐力壁入力-2.属性編集-3.その他-4.上の階・下の階の表示方法- 95 -

5-1.耐力壁入力

一般壁量計算の壁量として、採用します。
各部屋の枠線が表示されます。それを元に、耐力壁を配置します。
ＸＹ方向どちらから入力しても構いません。
画面上部に、各方向の壁量が表示されています。赤字の時は壁量が足らない状態を示して、満足すれば青字に変化します。
また、剛心も表示されますので、重心位置とかけ離れた距離にならないよう注意してください。
斜め壁は、その中心座標で、各方向に分力し加算します。
原則として、９０cm未満の壁は、図示されていても、計算は行いません。
どうしても考慮したい場合は、概要で設定できます。

特殊壁「耐力壁作成補助ボタン」
必要に応じ、耐力壁作成補助ボタンより上下階の耐力壁を表示して、配置を確認します。
「耐力壁」
耐力壁を入力します。デフォルトは、壁倍率１．５が選択されます。（環境設定で変更可能）
壁仕様、方向等は、軸組・接合金物の計算で行う事ができますが、ここで、仕様を選択してから入力もできます。

「編集」の一覧の最下部で「土塗壁倍率 1.0・1.5を採用」にチェックを入れると、「壁仕様」枠は表示されません。
（詳細は、２９．編集を参照）

一概に「壁倍率2.0」の耐力壁といっても、その仕様には、いろいろ分類されます。
「耐力壁入力」でそのまま入力しても、「属性編集」または「軸組図」で、仕様を指定及び変更できますが、最初から仕様が解っていれば、後で変更する手間が省けます。
壁倍率1.0～5.0を選択すると、右又は下に「壁仕様」の枠が表示されます。
①～⑧のボタンの上にマウスポインターを重ねると、仕様が表示されますので、選択後、入力します。
その仕様に片筋かいが有れば、入力する方法により、筋かいの向きが変わります。「選択」ボタンを押した状態で、「Shift」
押しながら、片筋かい壁を左クリックすると、方向だけを変更する事ができます。
- 96 -

特殊な壁倍率になる場合があります。
壁倍率を５．０以上に設定し算定する場合が生じた時は、特殊を選択し、必ず壁倍率を入力します。必要に応じて、筋かいの種類を入力する必要があります。
筋かいの種類なし ・・・・・筋かいはありません。

30

・・・・・３０×９０片筋かい30*2 ・・・・・３０×９０たすき掛け

45・・・・・４５×９０片筋かい45*2 ・・・・・４５×９０たすき掛け

90・・・・・９０×９０片筋かい

90*2 ・・・・・９０×９０たすき掛け～「特殊壁」で、仕様を設定できます。
片筋かい数
左下に、表示している階で、Ｘ方向・Ｙ方向の片筋かい数を表示します。
出来れば、それぞれの方向で、同数になるように、配置を検討して下さい。
たすき掛け及び面材の耐力壁及び斜め壁は、カウントしていません。また、片筋かいの仕様に関係なく、カウントしています。
サブパネルは、ダブルクリックにより消せますし、「表示」「サブパネル表示」で、表示・非表示を切替可能です「耐力壁数値入力」
耐力壁の長さを数値で入力し、平面図に配置します。
配置する点の属性は、それぞれの状態を選択できます。

□「土塗壁倍率 1.0・1.5を採用」☑「土塗壁倍率 1.0・1.5を採用」（特殊壁を選択した場合）

・壁の角度による入力が出来ます。回転角度で、小数点以下の桁数に、限りはありません。
・回転角度を入力して、配置した壁を、属性編集で指定した場合、実長が0.1mm程度不足する場合があります。これは、許容誤差範囲内と解釈します。計算書では、Ｘ方向及びＹ方向長さで、表示しますので、支障ありません。
- 97 -

「仕様読込」
既に配置されている壁の仕様を反映します。
１．ボタンを押すと、ピンク色に変わります。
２．この状態で、画面に配置されている耐力壁を指定すると、その壁の仕様が、表示されます。
元のボタン色に戻ります。
３．別の仕様を確認する場合は、１番に戻ります。

5-2.属性編集「選択」

属性編集する壁を左クリックすると、ピンク色の床に変わります。

そして、下記の属性編集画面になります。
補助線の編集も同様にして行います。
「属性編集」

選択した内容により枠が変化します。
「基準点」「基準点(mm)」「大きさ・長さ」「壁倍率」の各欄に分かれています。
「基準点」
デフォルトは、選択図形の中央の位置を表していますので、真ん中のボタンがへこんだ状態になっています。その
他のボタンは、壁の両端を表しています。この位置を元に、「基準点 座標」「大
きさ・長さ」の数値で、変化します。

赤枠：階高により筋かい壁倍率低減□「土塗壁倍率 1.0・1.5を採用」 ☑「土塗壁倍率 1.0・1.5を採用」
「耐力壁

一般壁」

「基準点(mm)」「基準点」で、表示された位置の座標が表示されています。この数値を変化させることにより、大きさはそのままで、移動します。「移動」でも出来ますが、微妙な移動をする場合、ここで行います。

オフセットに入力することにより、その数値だけ移動することが出来ま
す。

「耐力壁

特殊壁」

「補助線」

- 98 -

「筋かい方向」
仕様内に片筋かいが有る場合、方向（柱頭・柱脚）を変更する事が出来ます。
筋かい方向だけを変更する場合「属性編集」（黄色い矢印）を押した後、「Shift」ボタンを押しながら、変更する壁を左クリックすること
により、変更できます。
上記フォームが表示されている場合でも、可能です。
「大きさ・長さ」「基準点」で、表示された座標から壁の大きさが表示されています。数値を変化させることにより、基準点の位
置から壁の長さが変化します。
「壁倍率」
壁倍率を変化させることが出来ます。壁倍率1.0～5.0を選択すると、壁仕様ボタンが表示されますので、選択可
能ですが、軸組図で仕様を図示して編集する事もできます。
特殊
特殊を選択した場合、必ず壁倍率を入力します。また、必要に応じて、筋かいの種類を入力します。
筋かいの種類なし ・・・・・筋かいはありません。
30

・・・・・３０×９０片筋かい30*2 ・・・・・３０×９０たすき掛け
45・・・・・４５×９０片筋かい45*2 ・・・・・４５×９０たすき掛け
90・・・・・９０×９０片筋かい

90*2 ・・・・・９０×９０たすき掛け□「土塗壁倍率 1.0・1.5を採用」☑「土塗壁倍率 1.0・1.5を採用」「斜め壁」を選択した場合
斜め壁の実長を入力後、座標計算が可能です。

- 99 -

＜階高

3.2m超

3.5m以下の場合、筋かいの壁倍率低減＞

昭56建告1100号

階高が3.2mを超える場合には、筋かいの壁倍率に、次の低減係数（αh）を乗じます。
低減係数（αh）＝3.5 Ｘ 柱間隔 ／ 階高

但しαh ＞ 1.0 の場合には、αh ＝ 1.0とします。
例：階高 3.3m

柱間隔 0.91m の場合

αh = 3.5 x 0.91 / 3.3 = 0.965 → 0.96
壁倍率2.0倍の筋かい

2.0 x 0.96 = 1.92 → 1.9倍

・階高変更欄：3.2超～3.5以下の数値のみ受け付けます。
・属性編集の「設定」ボタンで、計算し「壁倍率」「Ｎ値用」に低減結果壁倍率を表示します。尚、Ｎ値用壁倍率が、元々無い場合は、空白となります。
・筋かい無しの面材壁の場合は、低減がありませんので、「階高変更」「壁倍率」「Ｎ値用」の欄は、空白となります。

赤枠内壁倍率は、上記補正を行った壁を表示します。
壁倍率の最後に「#」記号が表示されます。
ここで表示される壁倍率は、壁量計算用です。

壁倍率は、上記補正を行った壁を表示します。
壁倍率の最後に「#」記号が表示されます。
青枠内壁倍率は、通常の壁倍率よりＮ値用壁倍率が大きい場合
壁倍率の最後に「*」記号が表示されます。

赤枠内壁倍率は、「#」「*」の両方が表示されていますので、上の両方が関係しています。

- 100 -

「複数選択」
仕様変更する壁をエリア選択します。
ピンク色の壁に変わります。
右クリックで、下記の属性編集画面になります。

□「土塗壁倍率 1.0・1.5を採用」☑「土塗壁倍率 1.0・1.5を採用」

通常壁選択

特殊壁選択
壁倍率入力・筋かいの選択が必要となります。

左上で左クリック、右下で左クリックする場合は、エリアが実線で表示されます。この場合は、その実線内に全て入っているＤＡＴＡが選択されます。
左下で左クリック、右上で左クリックする場合は、エリアが破線で表示されます。この場合は、その破線内のＤＡＴＡと、破線にクロスするＤＡＴＡも選択されます。

１回の操作で、複数壁の仕様を変更することができます。壁長さは、今までのままです。
特殊壁Ａ～Ｔは、仕様が入力されていれば、使用可能となります。

5-3.その他「補助線」
補助線を作成します。
ここで作成した補助線は、編集できますが、階が変わると表示されません。
始点を入力後、「Shift」を１回押すと、水平・垂直線しか書けなくなります。再度「Shift」を押すと、解除され自由な線が書けます。
これ以降の補助線は、同様な操作となります。
「単線削除」
左クリックで、耐力壁・補助線が削除できます。
「エリア削除」
耐力壁、補助線をエリアで消去します。
左上で左クリック、右下で左クリックする場合は、エリアが実線で表示されます。この場合は、その実線内に全て入っているＤＡＴＡが消去されます。
左下で左クリック、右上で左クリックする場合は、エリアが破線で表示されます。この場合は、その破線内のＤＡＴＡと、破線にクロスするＤＡＴＡも消去されます。注意してください。
もし間違いで有れば、右クリックで、元に戻ります。

- 101 -

「移動」
耐力壁・単柱を移動できます。
ＣＡＤ入力点属性ボタンにより、始点と終点を確定してください。
「複写」
耐力壁・単柱を複写できます。
ＣＡＤ入力点属性ボタンにより、始点と終点を確定してください。

壁を移動または複写しようとした場合、左上に距離を入力する枠が表示されます。
数値を入れて、「設定」ボタンで、操作できま
すし、マウスクリックにより、操作もできます。

移動・複写共通
左上で左クリック、右下で左クリックする場合は、エリアが実線で表示されます。この場合は、その実線内に全て入っているＤＡＴＡが選択されます。
左下で左クリック、右上で左クリックする場合は、エリアが破線で表示されます。この場合は、その破線内のＤＡＴＡと、破線にクロスするＤＡＴＡも選択されます。
「平行複写移動」
耐力壁・補助線を平行複写・移動出来ます。

「計測」

各点間、各線間等の距離を計測します。
「耐力壁・補助線編集」

詳細は、「４．各階平面の入力

4-3.その他」「三角床・補助線編集」に掲載しています。

- 102 -

5-4.上の階・下の階の表示方法①
１階を表示
中央四角を選択②△を押す。
１階表示に、バックで２階を表示する- 103 -

③
もう一度、△を押すと、１階の表示が無くな
り、２階がバック表示
される。

②～③を繰り返すことにより、壁の上下が確
認可能

④
２階を表示
中央四角を選択- 104 -

⑤
２階表示に、バックで１階を表示する
左の三角を選択⑥
もう一度、△を押すと、２階の表示が無くな
り、１階がバック表示
される。

⑤～⑥を繰り返すことにより、壁の上下が確
認可能- 105 -

６．柱の入力-1.柱入力-2.属性編集-3.その他- 106 -

6-1.柱入力

各部屋の枠線、耐力壁が表示されます。それを元に、単柱を配置します。耐力壁及び準耐力壁の両側には既に柱がありますので、入力しないでください。
必要に応じ、壁入力に戻り、耐力壁作成補助ボタンより上下階の耐力壁及び柱を表示して、配置を確認します。
壁量計算には、何ら影響はありません。
接合金物を算定する場合に計算されます。
「柱」
柱を入力します。左クリックで、配置されます。
「通し柱」
通し柱を示す◯が入力できます。柱のない所には入力できませんが、他の階で何もない所に◯が付けられる場合もありますので、後で柱・壁を入力します。
特に、壁量・偏心・柱Ｎ値計算には、何も影響しません。平面図・軸組図の視認性をアップするために、入力しましょう。
通し柱の符号は有りますが、柱がないので、必ず入力しましょう。

印刷には表示されない
３階平面図の柱ないところに◯があっても、印刷では、無視します。

「出隅柱」
出隅柱を示す□が入力できます。柱のない所には入力できません。
これを指定した柱だけを、出隅柱にします。ある階で１箇所でも指定されると、全ての階で指定のない柱は、中柱として扱います。
もし、何も指定しない場合、各軸組図の両端部及び梁入力により端部に指定した部分は、全て出隅柱の計算を行います。これにより、建物外周で、大きな値が出る場合があります。その様な場合は、手計算で補正してください。補正方法は、Ｂ・Ｌを中柱の値に変更してください。

- 107 -

「入力接合金物」

壁付き柱及び単柱があれば、設定できます。削除する場合は、エリア削除（赤い消しゴム）で、通し柱・出隅柱及び単柱も一緒に削除します。
入力後、属性編集により、金物符号を変更できます。
また、デフォルトの金物符号を設定したい場合は、環境設定「接合部仕様」「↑入力接合金物」ボタンより変更できます。

- 108 -

Ｘ１・Ｙ１柱
入力した金物（と）で、補正されていますが、Ｎ値は、計算した必要値（1.00）を表示します。

Ｘ１０・Ｙ１３柱
接合金物（と）を強制入力しましたが、計算結果では、それ以上の金物が必要になるので、その金物符
号及びＮ値を表示します。

下記平面図では金物符号の前に「*」「@」がついている部分があります。
環境設定「ＤＸＦ関連」より、出力を制限することが出来ます。

- 109 -

6-2.属性編集「選択」
属性編集する壁を左クリックすると、ピンク色の壁に変わります。

または、通し柱をShift＋左クリックすると、黒の通し柱記号に変わります。そして、下記の属性編集画面が表示されます。
「属性編集」

入力接合金物を選択した場合単柱を選択した場合「基準点座標」
座標が表示されています。この数値を変化させること
により、移動します。「移動」でもできますが、微妙な移動をする場合、ここで行います。

オフセットに入力することにより、その数値だけ移動することが出来ます。

通し柱を選択した場合、

6-3.その他

胴差と通し柱接合部の仕様を印刷できます。
通し柱記号が、黒に変わります。

「補助線」
補助線を作成します。

ここで作成した補助線は、壁入力時で編集して下さい。階が変わると表示されません。
「エリア削除」
単柱・通し柱・出隅柱及び入力接合金物をエリアで消去します。
左上で左クリック、右下で左クリックする場合は、エリアが実線で表示されます。この場合は、その実線内に全て入っているＤＡＴＡが消去されます。
左下で左クリック、右上で左クリックする場合は、エリアが破線で表示されます。この場合は、その破線内のＤ
ＡＴＡと、破線にクロスするＤＡＴＡも消去されます。注意してください。
もし間違いで有れば、右クリックで、元に戻ります。
「補助線編集」

詳細は、「４．各階平面の入力

4-3.その他」「三角床・補助線編集」に掲載しています。
- 110 -

７．梁の入力-1.梁入力-2.属性編集-3.その他- 111 -

7-1.梁入力

通常の場合は、入力しないでください。
各部屋の枠線、耐力壁が表示されます。それを元に、梁を配置します。
壁量計算には、何ら影響はありません。
接合金物を算定する場合、各柱を、隅柱・中柱に区分けする場合に採用されます。
・ある軸組で、両端が隅柱で、その他は全て中柱になるような場合は、入力しないでください。
・１つの通りで、隅柱－中柱－隅柱

隅柱－中柱－隅柱のように、間に隅柱が存在する場合は、それに関わる梁を入力します。箇所数に制限は設けてありません。

左記図面で、Ｙ３通りは２つに分かれています。

計算すると、中央の柱が出隅柱として、計算していますが、図面上１つの通りとして表示しますので、計算が違っているように判断されます。

- 112 -

左図のように、梁を２ヶ所入力します。
中央部分に、梁がない事を確認します。

上記の内容で、軸組を表示させると、２つの軸組が表示され、中央の柱も、出隅柱として、計算されます。

他の部分で、中央に床・壁が存在する場合は、入力しないで下さい。２・３つに軸組を分ける通りだけを入
力します。

「梁」
梁を入力します。左クリック、第１点・第２点で、配置されます。

- 113 -

7-2.属性編集「選択」
属性編集する梁を左クリックすると、ピンク色の梁に変わります。

そして、下記の属性編集画面になります。
「属性編集」「基準点」「基準点座標」「大きさ・長さ」の各欄に分かれています。
「基準点」
梁の両端および中心を表しています。この位置を元に、「基準点座標」「大きさ・長さ」の数値で、変化します。
「基準点座標」「基準点」で、表示された位置の座標が表示されています。この数値を変化させることにより、大きさはそのままで、移動します。「移動」でも出来ますが、微妙な移動をする場合、ここで行います。

オフセットに入力することにより、その数値だけ移動することが出来ます。
「大きさ・長さ」「基準点」で、表示された座標からの図形の大きさが表示されています。数値を変化させることにより、基準点の位置から図形の形状が変化します。

7-3.その他「補助線」
補助線を作成します。
ここで作成した補助線は、壁入力時で編集できますが、階が変わると表示されません。
「単線削除」
左クリックで、梁が削除できます。
「補助線編集」

詳細は、「４．各階平面の入力

4-3.その他」「三角床・補助線編集」に掲載しています。

- 114 -

８．小屋裏物置・太陽光パネルの入力-1.小屋裏物置・太陽光パネル-2.属性編集-3.その他- 115 -

8-1.小屋裏物置・太陽光パネル

数値入力
四角床入力
２階建てで、２階の小屋裏物置は、２階の図面に上書きします。
同じく２階建てで１階部分の小屋裏物置は、１階の図面に上書きします。
太陽光パネルの入力は、小屋裏物置の入力後、属性編集で太陽光Ｐに変更するか、数値入力で太陽光Ｐを選択して、配置する方法です。
壁量の床面積の計算に加算されます。
計算方法①-2の場合、早見表で太陽光パネルの有無を選択するので、入力する必要はありません。
小屋裏物置・太陽光パネルは、四角床の入力と同じ操作で、矩形の入力しかできませんので、三角等の部分は、設計者で補正します。
小屋裏物置は、下記式のＡに当たる部分を入力して、属性編集でｈを設定します。すると、ａが加算されます。内法高さは、属性編集で設定します。
太陽光パネルは、後述の＜太陽光パネル重量が、壁量に及ぼす影響＞で確認します。
施行令第４６条第４項抜粋
・・その階の床面積（その階又は上の階の小屋裏、天井裏その他これらに類する部分に物置等を設ける場合にあっては、当該物置等の床面積及び高さに応じて国土交通大臣が定める面積をその階の床面積に加えた面積）・・
よって、１階の床面積に、１階の小屋裏物置面積と２階の小屋裏物置面積及びその上の小屋裏物
置面積を加算します。２・３階も同じように加算します。
太陽光パネルも、同様にして、階下に影響させます。
平１２建告第１３５１号抜粋（小屋裏物置のみ）
木造の建築物に物置等を設ける場合に階の床面積に加える面積は、次の式によって計算した値とする。ただし、当該物置等の水平投影面積がその存する階の床面積の1/8以下である場合は、零とすることができる。
ａ＝（ｈ／２．１）×Ａ
ａ：階の床面積に加える面積ｈ：当該物置等の内法高さの平均値（ただし、同一階に物置等を複数個設ける場合にあっては、それぞれのｈのうち最大の値をとるものとする。）

Ａ：当該階物置等の水平投影面積
小屋裏高さのデフォルトは、2.1ｍです。この場合、入力した面積を全部通常の床面積に加算しす。
属性編集で高さ（h m）を変更できます。その場合、h/2.1で乗算した面積となります。

- 116 -

「小屋裏・太陽光Ｐ数値入力」←太陽光パネル配置する場合は、ここで選択します。

小屋裏物置または太陽光Ｐの大きさを数値で入力し、平面図に配置します。
配置する点の属性は、それぞれの状態を選択できます。

既定の部屋の大きさを、「帖数」から選択すれば、簡単に入力できますし、最上部の「直」を選択すれば、任意の大きさを設定できます。
・回転角度を入力し、チェックを入れる事により、角度を考慮した小屋裏四角床の入力が出来ます。
-90<rad<90の範囲で計算します。これ以外は、0radとして、回転しません。回転角度で、小数点以下の桁数に、限りはありません。
・回転した小屋裏四角床で、属性編集できるのは、物置内法平均高だけです。大きさ・長さは変更できませんので、削除してから、入力仕直します。

- 117 -

8-2.属性編集「選択」
属性編集する小屋裏物置を左クリックすると、ピンク色の小屋裏物置に変わり、下記の属性編集画面になります。
「属性編集」「用途」
小屋裏物置と太陽光パネルを切替ます。
「基準点」
デフォルトは、選択図形の中央の位置を表していますので、真ん中のボタンがへこんだ状態になっています。その他のボタンは、図形のそれぞれの箇所を表しています。この位置を元に、「基準点座標」「大きさ・長さ」の数値で、変化します。
「基準点座標」「基準点」で、表示された位置の座標が表示されています。この数値を変化させることにより、大きさはそのままで、移動します。「移動」でも出来ますが、微妙な移動をする場合、ここで行います。

オフセットに入力することにより、その数値だけ移動することが出来ます。
「大きさ・長さ」「基準点」で、表示された座標からの図形の大きさが表示されています。数値を変化させることにより、基準点の位置から図形の形状が変化します。
「物置内法平均高」
当該部分の内法平均高を、入力してください。デフォルトは、2.1mです。
当該階に複数の小屋裏物置がある場合、最大高が、表示されています。その高さで、補正されます。
印刷の床面積算定で、最初に最大内法高さを表示して、最後の形状で、小屋裏と表示されます。いくつか内法高があっても、補正に使われる高さを表示しますので、注意してください。

回転した小屋裏・太陽光Ｐ四角床で、変更できるのは、内法平均高だけです。

- 118 -

8-3.その他「補助線」
補助線を作成します。
ここで作成した補助線は、壁入力時で編集します。階が変わると表示されません。
「単線削除」
左クリックで、小屋裏物置太陽光Ｐ・補助線が削除できます。
右クリックで、床は元に戻りますが、補助線は削除されたままです。

１．太陽光Ｐの下に、小屋裏物置が存在する場合、「表示」「床入力時塗り床表示」のチェックを外します。

２．重なった小屋裏物置と太陽光Ｐが、確認しやすくなります。
３．「単線削除」左クリックすると、小屋裏物置と太陽光Ｐのどち
らかが削除されます。
４．違っていれば、右クリックで元に戻し、再度、左クリックすると、違う部分が削除されます。
「移動」
小屋裏物置・太陽光Ｐを移動できます。
ＣＡＤ入力点属性ボタンにより、始点と終点を確定します。
「複写」
小屋裏物置・太陽光Ｐを複写できます。
ＣＡＤ入力点属性ボタンにより、始点と終点を確定します。
「平行複写移動」
補助線を平行複写・移動出来ます。

「補助線編集」

詳細は、「４．各階平面の入力

4-3.その他」「三角床・補助線編集」に掲載しています。

- 119 -

＜小屋裏物置の計算例＞
条件
・木造２階建（２階の上に小屋裏物置有り）
軽い屋根（２階地震時必要壁量係数：15cm/㎡
・小屋裏物置面積＝5.00㎡

１階地震時必要壁量係数：29cm/㎡）

高さ＝1.4m

・２階床面積＝20.00㎡
・１階床面積＝45.00㎡
補正面積ａ＝（ｈ／２．１）×Ａ
5.0/20.0 = 0.25 > 1/8 = 0.125∴床面積に加算する

h=1.4ma = (1.4/2.1)*5.0 = 3.34㎡（補正面積）

A=5.0㎡より２階必要壁量(20.00㎡ + 3.34㎡)*15cm/㎡=

350.10cm=

1401.86cm↑
補正面積
１階必要壁量(45.00㎡ + 3.34㎡)*29cm/㎡↑
補正面積
施行令第４６条第４項抜粋
その階の床面積（その階又は上の階の小屋裏、天井裏その他これらに類する部分に物置等を設ける場合^^^^^^^^^^^^

法文より２階の場合は、「その階」の小屋裏物置なので、床面積に加算する。
１階の場合は、「上の階（２階）」の小屋裏物置なので、当然の事ながら床面積に加算しなければならない。

ユーザー様から多い質問
Ｑ：何故２階で補正面積を加算したのに、１階でも同じように加算しなければならないか？
Ａ：上記で説明した様に、１階からは上の階の小屋裏物置なので、法文通り加算します。
１階必要壁量(45.00㎡ + 0.00㎡)*29cm/㎡=

1305.00cm↑
補正面積
これでは、２階小屋裏物置が有っても無くても、同じ必要壁量となり矛盾が生じる。
よって、上段で示した様に、補正面積を１階でも加算します。
法文の解釈は、関係検査機関等で確認して下さい。

- 120 -

＜太陽光パネル重量が、建物重心計算に及ぼす影響＞
方法①-2の太陽光パネル有及び方法②では、太陽光パネルは屋根全面に設置されていると想定し、壁量係数が定められていますので、壁Ｃｈｅｃｋ６では、太陽光パネルによる影響は考えていません。パネルを入力できますが、計算では無視します。
方法①-1では、太陽光パネルの重量を求め、地震時建物重量の計算から壁量係数を求めています。上記の様に屋根全面に設置するのであれば、重心に及ぼす影響はありませんが、片寄った配置となる場合は、その影響が、多少なりとも有ると考えられます。設計者の考えで、無視しても大した影響は無いでしょう。しかし、その影響も考慮したいと考えられた時の考え方を下記に示します。これは、法令で定められたものではありませんので、検査機関等で、根拠を要求された場合は、設計者各自での対処が必要となります。
●令４６条地震力に対する必要壁量の根拠
参考図書 : 日本建築学会 木質構造設計基準･同解説 1995年 1月 25日 第2版第1刷
単位をkg/㎡→N/㎡に変更する
令４６条に定められている地震力に対する必要壁量には以下の仮定に基づき算定されています。
・屋根荷重

軽い屋根 の場合 600 N/㎡

重い屋根の場合 900 N/㎡

床面積と屋根面積の比 を 1.3 とする（軒の出：450mm程度）
・床固定荷重500 N/㎡

・壁荷重

床面積当たり 600 N/㎡

・積載荷重は住宅と考えているので 地震用として 600 N/㎡
・非耐力壁負担 を 1/3 とする｡
・地震層せん断力係数 = 0.2
・Ai(地震層せん断力係数の分布係数)
2階建ての 2階部分

α2=0.3 T=0.2として3階建ての 3階部分 α3=0.2

A2=1.42階部分 α2=0.6 T=0.3として A3=1.6 A2=1.2

この仮定は､各階同一床面積とした場合に近い｡
また屋根の高さの中央の高さは､2階建てで H=7m 3階建てで H=10m程度を考慮している｡◆建物の重量算定(1)重い屋根

屋根荷重

壁荷重

1.3*0.90 + 0.60/2 = 1.47 kN/㎡
0.6/2は、壁の床面積あたりの重量を、建物階高の上半分とする。
(2)軽い屋根

屋根荷重

壁荷重

1.3*0.60 + 0.60/2 = 1.08 kN/㎡
(3)居室

床固定荷重

積載荷重

0.50

0.60

+

壁
+

0.60

= 1.70 kN/㎡

◆必要壁量の根拠例
２階＝地震層せん断力係数*地震力分布係数*屋根重量 * 1/耐力壁許容耐力
１階＝地震層せん断力係数*（屋根重量+２階重量）* 1/耐力壁許容耐力（重い屋根の場合）
２階＝0.2 * 1.4 * 1.47 * 1/1.96 ＝ 0.21ｍ/㎡→21 cm/㎡

１階＝0.2 *（1.47+1.7）* 1/1.96 ＝ 0.323469…→0.33ｍ/㎡→33 cm/㎡（1.96は、壁倍率1の許容耐力 1.96 kN/ｍです。）- 121 -

■重い建物（cm/㎡）■軽い建物（cm/㎡）

平屋

15

平屋

11

2階建の2階

21

2階建の2階15

2階建の1階33

2階建の1階29◆結論
これらの事から、屋根荷重と壁荷重／２の合計値が、壁量係数に影響していると考えられます。方法①-1
では、壁量係数を求めるのではなく、太陽光パネル荷重を屋根等の荷重に置換した場合、パネル面積の何％が床面積に当たるかを計算し床面積に加算し、建物の重心計算を行います。
太陽光パネル（下地含）：0.20 kN/㎡程度（仕様により確認の必要有）0.26 kN/㎡程度（屋根勾配等を考慮

係数=1.3）

屋根及び壁の「床均し荷重」を下記に示します。
（２０１２年改訂版

木造住宅の耐震診断と補強方法

例題編・資料編

129頁参照）

床均し荷重（床面積当たり kN/㎡）

屋根種類

屋根

外壁

内壁

合計

太陽Ｐ面積係数

軽い建物

0.95

0.75/20.20/21.43

0.26/1.43=0.18

重い建物

非常に

1.30

2.40

1.20/2

1.20/20.20/20.20/2

2.00

3.23

重い建物

備考
屋根：スレート葺↓

外壁：ラスモルタル壁

20%

内壁：ボード壁

0.26/1.43=0.13

屋根：桟瓦葺↓

外壁：土塗り壁15%

内壁：ボード壁

0.26/1.43=0.8

屋根：土葺瓦↓

外壁：土塗り壁10%

内壁：ボード壁∴太陽光パネルを設置した面積に、面積用増加％を乗算した面積を、通常の床面積に加算した内容で、壁量計算します。２階建１階部分も、小屋裏物置と同じ趣旨で、面積を加算します。
床の考慮面積＝太陽光パネル設置面積×面積用増加％
太陽光パネルの重心は、設置面積の中心として、偏心率計算に使用します。
建物により、太陽光パネルの設置角度または屋根・壁の仕様が異なりますが、上記のような計算で、安全を確認すると良いでしょう。

- 122 -

９．部屋線消去-1.部屋線消去-2.その他- 123 -

9-1.部屋線消去
四角床、三角床で入力するので、Ｌ型等の変形床が一発で入力できません。そこで、数個の床を入力して、１つの変形床を作成します。すると邪魔な部屋線が現れて、視認性が悪くなります。
一部の部屋線を消去して、いかにも合体しているように表示させる為に、入力します。尚、それぞれの床は、独立していますので、属性編集する場合は、全て行う。
入力時は、太い赤線で表示されますが、床入力、壁入力等及び印刷で、その部分は消去されたように表示されま
す。

①

②

③

④

①：消去線、未入力時②：赤線部分に、消去線入力③：床表示、廊下・ホールが、ひとつの部屋として、表示される。
④：壁等表示、廊下・ホールが、ひとつの部屋として、表示される。
この表示は、印刷時にも適用されます。

9-2.その他「エリア削除」
部屋線消去線をエリアで消去します。
左上で左クリック、右下で左クリックする場合は、エリアが実線で表示されます。この場合は、その実線内に全て入っているＤＡＴＡが消去されます。
左下で左クリック、右上で左クリックする場合は、エリアが破線で表示されます。この場合は、その破線内のＤ
ＡＴＡと、破線にクロスするＤＡＴＡも消去されます。注意してください。
もし間違いで有れば、右クリックで、元に戻ります。
「編集」「部屋線消去全削除」により、その階の全ての消去線が、削除できます。

- 124 -

１０．通り芯及び斜め軸入力-1.通り芯及び斜め軸入力-2.その他- 125 -

10-1.通り芯及び斜め軸入力
入力１ボタン群「通り芯入力」を選択した時、通り芯が入力されていない場合、自動で作成するようにプログラムされていますので、斜め軸以外は、特にする必要はありません。
「編集」「通り芯一括作成」より、Ｘ方向・Ｙ方向の壁を感知し、その壁の座標に通り芯を作成します。入力不良による僅かな傾き壁は、無視します。その他の通り芯の作成は、手動で行って下さい。

＜手動による作成＞
通り芯を入力します。表示される図面は、全ての階を合体しています。
全ての柱の位置に通り符号を設定しても構いません。また、柱だけの部分に通り符号を付ける必要もありません
が、付けておくと後で計算書が、解りやすくなります。

通り芯の色は、壁が存在する事を感知して、自動で赤または緑で表示します。赤色の場合は、軸組図を作成
し、Ｎ値計算します。
壁があっても、赤にならない場合があります。通り芯を指示する時に、誤差が生じて、その通りに壁が無いと判断、またはプログラム上で判別できない場合です。誤差が大きな場合は、その通りを削除し再入力します。判別できない場合は、作成された軸名（Ｘ１とかＹ１）の上で、右クリックすると、軸名と軸線が赤に変わります。これで、軸組図を作成出来るようになります。１つも赤く変更されていなければ、軸組図のボタンを押しても変化しません。もう一度同様に右クリックすると、緑に変わり、軸組図は作成されません。

文字を右クリック

赤に変わる⇒「通り芯Ｘ」「通り芯Ｙ」

通り芯を入力します。左クリックで、配置されます。
各方向を入力する場合は、それに応じたボタンを選択してください。

赤丸印を使用して、下記斜め軸を入力します。
斜め軸の計算は、両端迄とします。同じ通りであっても、入力以外は、計算しません。
どの方向を向いていても、全て斜め軸として扱います。
尚、水平・垂直の入力は、出来ません。

- 126 -

通り芯原点位置の変更
原点位置を、LB:「左下」LT:「左上」RT:「右上」RB:「右下」に変更することにより、軸名を変更できます。
保存したＤＡＴＡの原点位置で、表示します。
デフォルトの原点位置を、「環境設定」に登録することも出来ます。
「任意軸名付加」

黄色い矢印を左クリックすると、「任意軸名付加」フォームが表示されます。
任意軸名を付加する通り芯を左クリックしてください。
ピンク色の線に変わります。

任意軸名は、全ての通りに付加して下さい。
「通芯（任意軸名）表示」では、付加した軸名で表示します。付加しない通りは、空白になります。

10-2.その他「通り芯削除」
左クリックで、通り芯が削除できます。
削除された通り名は、順送りされます。
「通り芯一括変換」

通り芯を一括で赤または緑に変換します。
通り芯と同じ座標に壁が存在しない場合は、緑のままです。

- 127 -

１１．１／４床の入力-1.1/4床入力-2.その他- 128 -

11-1.1/4床入力

自動計算しますが、意図的に変更等される場合は、入力します。尚、１箇所でも入力したら、そのほかの部分も自動計算しませんので、全ての部分が入力の対象となります。
壁量充足率から壁率比計算するときに使用する１／４床を入力します。
壁端部から１／４の距離だけ入ったところに、点線を示します。そのラインより外にある床の部分を指定してください。
多角形の頂点の数は、２０迄です。それを越えた入力は出来ません。
作図された範囲は、印刷することも可能です。
「1/4 Ｘ」「1/4 Ｙ」
２つのボタンに対応した1/4床が作成できます。それぞれの最大幅を４で割り、その1/4だけ端部から入った点線が示されています。
多角形の入力が出来ますので、左クリックで、始点から順次指定して行き、終点（始点と同じ位置）を指定しな
いで、右クリックしてください。自動で閉鎖型の床が作成されます。

全て左クリックで操作する

最後の手前は右クリック
領域が設定される

1/4床は、それぞれ端部に１箇所しか入力できません。離れたところを指定する場合は、下記の図のように、１筆で指定してください。

「Ｅｓｃ」キー又は「戻る」ボタンで、入力した点を１つ戻る事が出来ます。

11-2.その他「1/4床削除」
左クリックで、1/4床が削除できます。
赤い枠線の上で、左クリックしてください。

- 129 -

１２．準耐力壁入力-1.準耐力壁入力-2.属性編集-3.その他- 130 -

12-1.準耐力壁等入力

各部屋の枠線が表示されます。それを元に、準耐力壁を配置します。入力方法等は、耐力壁と同じです。
ＸＹ方向どちらから入力しても構いません。
画面上部に、各方向の壁量が表示されています。赤字の時は壁量が足らない状態を示して、満足すれば青字に変化します。
斜め壁は、その中心座標で、各方向に分力し加算します。
原則として、９０cm未満の壁は、図示されていても、計算は行いません。
「準耐力壁等」

準耐力壁等を入力します。デフォルトは、１が選択されます。

入力方法は、耐力壁と同様に、始点－終点を指定して配置します。耐力壁が存在する部分にも配置できます。
腰壁等の有開口壁は、長さ90cm以上で、両側に耐力壁または準耐力壁があれば、耐力として加算します。
「準耐力壁数値入力」
準耐力壁の長さを数値で入力し、平面図に配置します。
配置する点の属性は、それぞれの状態を選択できます。

・回転角度を入力し、チェックを入れる事により、角度を考慮した準耐力壁の入力が出来ます。
-90<rad<90の範囲で計算します。これ以外は、0radとして、回転しません。回転角度で、小数点以下の桁数に、限りはありません。

- 131 -

12-2.属性編集「選択」
属性編集する壁を左クリックすると、ピンク色の壁に変わります。

そして、下記の属性編集画面になります。
「属性編集」「準耐力壁」「基準点」「基準点座標」「オブジェクト」「面材の種類」「壁の種類」「壁倍率」の各欄に分かれています。
「基準点」
デフォルトは、選択図形の中央の位置を表していますので、真ん中のボタンがへこんだ状態になっています。その他のボタンは、壁の両端を表しています。この位置を元に、「基準点座標」「オブジェク
ト」の数値で、変化します。
「基準点座標」「基準点」で、表示された位置の座標が表示されています。この数値を変化させることにより、大きさはそのままで、移動します。「移動」でも出来ますが、微妙な移動をする場合、ここで行います。
「オブジェクト」「基準点」で、表示された座標から壁の大きさが表示されています。数値を変化させることにより、基準点の位置から壁の長さが変化します。
「面材の種類」
面材を選んでください。それぞれの種類は、既に環境設定で登録されています。
「壁の種類」
開口部の大きさにより、その種類を選びます。
「壁倍率」「面材の種類」「壁の種類」を入力することにより、壁倍率が表示されます。

- 132 -

「複数選択」
仕様変更する壁をエリア選択します。
ピンク色の壁に変わります。
右クリックで、下記の属性編集画面になります。

面材の他に、壁の種類を選択する必要が有ります。

１回の操作で、複数壁の仕様を変更することができます。壁長さは、今までのままです。
左上で左クリック、右下で左クリックする場合は、エリアが実線で表示されます。この場合は、その実線内に全て入っているＤＡＴＡが選択されます。
左下で左クリック、右上で左クリックする場合は、エリアが破線で表示されます。この場合は、その破線内のＤＡＴＡと、破線にクロスするＤＡＴＡも選択されます。

13-3.その他「単線削除」
左クリックで、準耐力壁・補助線が削除できます。
「エリア削除」
準耐力壁、補助線をエリアで消去します。
左上で左クリック、右下で左クリックする場合は、エリアが実線で表示されます。この場合は、その実線内に全て入っているＤＡＴＡが消去されます。
左下で左クリック、右上で左クリックする場合は、エリアが破線で表示されます。この場合は、その破線内のＤＡＴＡと、破線にクロスするＤＡＴＡも消去されます。注意してください。
もし間違いで有れば、右クリックで、元に戻ります。
「準耐力壁等・補助線編集」

詳細は、「４．各階平面の入力

4-3.その他」「三角床・補助線編集」に掲載しています。

「移動」
準耐力壁を移動できます。
「複写」
準耐力壁を複写できます。

移動・複写共通
左上で左クリック、右下で左クリックする場合は、エリアが実線で表示されます。この場合は、その実線内に全て入っているＤＡＴＡが選択されます。
左下で左クリック、右上で左クリックする場合は、エリアが破線で表示されます。この場合は、その破線内のＤＡＴＡと、破線にクロスするＤＡＴＡも選択されます。

- 133 -

１３．床剛性の入力-1.床剛性範囲入力-2.属性編集-3.その他- 134 -

13-1.床剛性範囲入力

水平構面床倍率一覧表示
床区画表示切替「水平構面床倍率一覧表示」ボタンまたは「表示」「水平構面床倍率一覧表示」で、次が表示されます。

上記赤枠のチェックを外すと、このフォームの表示が、主フォームの後ろに廻ります。
表示する場合は、下段タスクバーより選択すると、表示されます。
表示を止めた場合は、「表示」「水平構面床倍率一覧」で、再表示する事ができます。

上記一覧表内の仕様を選択してから、床剛性範囲を確定すると、一覧表の内容が反映されます。
青枠内では、選択した水平構面仕様を表示します。
選択しない又は火打ちの仕様を選択した場合は、床剛性範囲を確定すると、①の仕様となります。
「床区画表示切替」ボタン
Ｘ方向床区画表示→

Ｙ方向床区画表示→

床剛性表示に床区画が合成されます。

- 135 -

表示なし

それぞれの階で、床の種類毎に範囲を入力します。２階床で、階段・吹き抜けがある場合は、除いて指定
してください。多角形の頂点の数は、２０迄です。それを越えた入力は出来ません。
水平構面入力
水平構面は、多角形入力なので、それぞれの角を左クリックして行き、閉じる前の点を入力後、右クリックで確定されます。

①入力前②入力開始 最初の角にマウスを移動する③１点目左クリック入力④２点目左クリック入力⑤３点目左クリック入力⑥４点目左クリック入力「Ｅｓｃ」キー又は「戻る」ボタンで、入力した点を１つ戻る事が出来ます。

- 136 -

⑦４点左クリック後右クリック入力

階段・吹抜けは除外する「床・小屋裏・床剛性入力時柱壁表示」にチェックがある場合、左記となり、２階部分が何処にあるか、解らない状態です。

２階建１階を表示「床・小屋裏・床剛性入力時柱壁表示」のチェッ
クを外す事により、２階部分が、緑線で表示されますので、屋根部分及び２階床部分が解り、入力しやすくなります。

２階建２階及び平家建では、緑線を表示しません。

- 137 -

「表示」
「床剛性範囲下地塗」に チェッ クを 入れる と、吹抜 、階段 等、 床のな い部分が確認できます。

チ ェック を外 すと、 確認しづらくなります。

- 138 -

13-2.属性編集「選択」
属性編集する水平構面を左クリックすると、ピンク色の水平構面ちに変わります。
そして、下記の属性編集画面になります。
「属性編集」「水平構面の床倍率」
面材張り床面は、２階の床を示します。
面材張り屋根面は、屋根の部分を示します。
各種の剛性は、「木造住宅のための住宅性能表示」（公財）日本住宅・木材技術センター発行に掲載されています。

12-3.その他「補助線」
補助線を作成します。
ここで作成した補助線は、編集できますが、階が変わると表示されません。
「単線削除」
左クリックで、床剛性範囲・火打梁が削除できます。
「平行複写・移動」

補助線の複写・移動又は床線から補助線を平行複写します。

↑床区画表示切替
Ｘ方向表示
Ｙ方向表示
表示無し
と切替ます。

- 139 -

「床剛性・補助線編集」

詳細は、「４．各階平面の入力

4-3.その他」「三角床・補助線編集」に掲載しています。

ここでは、編集する床剛性枠を指定して、変更する操作を、次に示します。

①②

床剛性を表示します。

編集する床剛性を右クリックします。

指定した枠がピンク色に変化します。

③

変更する位置をエリアで、指定します。
左図は、敢えて他の部分もエリアで、囲いました。

④

変更する部分だけ、赤丸で表示され、数値で変更枠も、表示されます。

直接、マウスで移動先を示す事も可能です。
- 140 -

⑤

変更する値を、入力します。
オフセットに数値を入れて、「設定」ボタンを押すか、数値を入れた直後、「Enter」
キーでも、操作できます。

⑥

床剛性枠が、変更された事が、確認できます。

赤枠内の床剛性枠が、変化しました。

- 141 -

１４．火打梁入力-1.火打梁入力-2.属性編集-3.その他- 142 -

14-1.火打梁入力

方向・材質・取り付く梁背から、適当なものを選択します。マウスをボタン上に置くと、その種類が現れますので、確認しながら出来ます。

火打種類ボタンの表面の色で、火打梁を配置します。
使用方法は、それぞれ選択及び距離入力すれば、そのまま入力画面で操作できます。終了する場合は、「終了」ボタンを押します。

金１・・火打ち金物ＨＢ、梁背２４０以上
金２・・火打ち金物ＨＢ、梁背１５０以上
金３・・火打ち金物ＨＢ、梁背１０５以上
木１・・木製火打ち90*90、梁背２４０以上
木２・・木製火打ち90*90、梁背１５０以上
木３・・木製火打ち90*90、梁背１０５以上
平均負担面積は、自動計算して、床倍率⊿ＱＥを求めます。
火打の種類は、「木造住宅のための住宅性能表示」（公財）日本住宅・木材技術センター発行に掲載されています。
入力方法は、それが取り付くコーナーを指示するだけです。「グリッド」「端点」が、適当です。
変更及び終了する場合は、右クリックで、サブメニューが表示されますので、選択します。
「オフセット」

数値を入力する事により、左クリックした場所から、離れた位置に配置します。

火打梁に書かれた数字は、取付梁の最低高さを示します。
上記火打梁の色では、全て木製となっています。
- 143 -

14-2.属性編集「選択」
属性編集する火打ちを左クリックすると、ピンク色の火打ちに変わります。

そして、下記の属性編集画面になります。
「属性編集」「火打梁の種類」
金物か木か、取り付く梁背で、種類が決まります。尚、負担面積は、自動計算して床剛性に加算します。
各種の剛性は、「木造住宅のための住宅性能表示」（公財）日本住宅・木材技術センター発行に掲載されています。
「オフセット」

入力した火打梁を、移動します。
「複数選択」

複数の火打梁を選択して、左記ボタンより、金物か木か、取り付く梁背により、ボタンを押して、変換ボタンを押します。

14-3.その他「補助線」
補助線を作成します。
ここで作成した補助線は、編集できますが、階が変わると表示されません。
「単線削除」
左クリックで、床剛性範囲・火打梁が削除できます。

- 144 -

１５．耐力壁線の指定-1.耐力壁線指定- 145 -

15-1.耐力壁線指定
通り芯が入力されていて、入力１ボタン群「耐力壁線」を選択した時、耐力壁線が設定されていな
い場合、自動で作成するようにプログラムされていますので、以下に示す操作は、特にする必要はありません。
耐力壁線と見なされない場合、１ｍ以内の通りにある耐力壁を加算する事ができますが、その操作は、手動で行います。
通り芯が既に入力されている状態で、各方向とも軸名の文字を右クリックして、指定します。青く変化すれば、指定されたことを意味します。耐力壁・準耐力壁が存在する通りを全てクリックしても結構ですし、予測して限定指定されても問題ありません。後で右クリックすることにより、指定を解除することも出来ます。

右クリックで指定
青く変化する

耐力壁線として、未指定の場合

耐力壁線の判定計算するために指定した場合

耐力壁線判定計算一覧表で、計算結果を確認します。ここで、耐力壁線に合格していない通りで、他の通りと合算すれば、合格しそうな通りを確認してください。それが終わりましたら、終了します。

耐力壁線に合格した通りは、赤く変化しています。そのまま青い通りは、合格していません。そこで、合格しそ
うな通り及び建物外周で、合格していない通りを補正します。

判定計算後、赤く変化した場合は、耐力壁線「耐力壁の加算」

耐力壁線と見なしたい通りの両隣の通り位置が１ｍ以内かつ耐力壁線と見なしたい通りより加算される通りの壁量が小さい場合であれば加算出来ますので、両隣の通りの「耐力壁線編集」で、耐力壁線と見なしたい
通りの数字を入力します。
もし、通芯名称を変更している場合は、デフォルト表示してから、その数字を入力します。
詳細は、「木造住宅のための住宅性能表示」（公財）日本住宅・木材技術センター発行に掲載されています。

- 146 -

Y11通りを左クリックすると、左記入力画面に変わります。
Y11通りをY12通りに加算するために、「Y12」の「12」を入力

Y11の隣に「12」と赤く表示されれば、指定されました。
もう一度、耐力壁線の計算をして、耐力壁線になるか確認する。

＜通り芯の直接座標変更＞
通り芯の座標が、微妙に違っている場合があります。耐力壁線間距離等に影響が出ますので、左記、赤四角枠で、誤差100mm以内の変更をする事ができます。
耐力壁線判定計算
再度一覧表で、計算結果を確認します。ここで、耐力壁線に合格しなければ、そこまでです。
<<注

意>>

この場合は、耐力壁線上に丸印の部分がかかっていないので、特に設定しなくても良い。

この場合は、耐力壁線上に丸印の部分がかかっているので、左クリックで、編集画面にします。

- 147 -

「奥行き長さ」＝３６４０「起点の座標」＝－６３７０を入力して、耐力壁線の判定計算をします。

外周壁線が斜め軸になっている場合
左図より、Ｘ４を左クリックして、編集フォームを表示させる。
その区画の奥行長さ・起点の座標を入力し、Ｘ４に加算する斜め軸の番号を入力します。

耐力壁線関連ＤＡＴＡの削除
通り芯のＤＡＴＡに、耐力壁線の内容を書き込んでいますが、そのＤＡＴＡを削除して、初期状態に戻します。通り芯本体には、何の影響もありません。

- 148 -

１６．床区画の入力-1.床区画入力-2.属性編集-3.その他- 149 -

16-1.床区画入力
床剛性が入力されていて、耐力壁線が設定されている場合、入力１ボタン群「耐力壁線」を選択した時、床区画が設定されていなければ、自動で作成するようにプログラムされていますので、以下に示す操作は、特にする必要はありません。
耐力壁線設定と床区画の自動作成が、同時に行われる場合も有ります。
また、「性能編集」「床区画一括作成」で、行う事も出来ます。
それぞれの階及び各方向で、耐力壁線に囲まれた範囲を入力します。２階床で、階段・吹き抜けがある場合でも、無視して、指定します。多角形の頂点の数は、２０迄です。それを越えた入力は出来ません。
多角形の入力が出来ますので、左クリックで、始点から順次指定して行き、終点（始点と同じ位置）を指定しな
いで、右クリックしてください。自動で閉鎖型の床が作成されます。

「Ｅｓｃ」キー又は「戻る」ボタンで、入力した点を１つ戻る事が出来ます。

床区画面積＝
最大壁線方向距離×
耐力壁線間距離
・階段及び吹抜等を無視

階段

Ｘ方向「Ｘ－２」床区画では、階段を無視して、入力します。

- 150 -

Ｙ方向「Ｙ－１」床区画では、階段外部も無視して、入力します。
詳細は、「木造住宅のための住宅性能表示」(公社)日本住宅・木材技術センター
参照

階段

最大壁線方向距離とは、Ｘ方向では上下の耐力壁線、Ｙ方向では左右の耐力壁線の間で、その耐力壁線に接する建物距離の最大値とします。
∴

Ｘ方向「Ｘ－２」

７．２８ｍ×１．８２ｍ＝

１３．２４㎡

Ｙ方向「Ｙ－１」

１０．９２ｍ×３．６４ｍ＝

３９．７４㎡

床区画面積と、火打本数により、負担面積を求め火打の床倍率を求めます。

上記床倍率は、単独
で(22)火打構面床倍率に反映されます。

- 151 -

建物が凹型の平面形状場合の入力方法
例とは、上下左右が、逆になる場合もありますので、注意して指定してください。
詳細は、「木造住宅のための住宅性能表示」（公財）日本住宅・木材技術センター発行に掲載されています。

Ｘ方向床区画

左記の場合、床区画で指定しない。
手計算で補足する。
ＨＰで、性能表示計算用床倍率算定の「凹等床倍率
手入力補正用 (xls)」をダウンロードして、使用しても良い。

Ｙ方向床区画

こちらの方向では、区画の中に含む。

床区画番号が、ピンクで表示される場合は、15-2.属性編集で、内容を設定しています。
床剛性で、今までと違う内容にしても、ここで設定している場
合は、その内容が優先されます。
属性編集で、空白にすれば、新しい床剛性で、計算できます。

- 152 -

16-2.属性編集「選択」
属性編集する床区画を左クリックすると、ピンク色の床区画に変わります。
そして、下記の属性編集画面になります。
「属性編集」

ゾーン１及びゾーン２を計算

ゾーン２を強制的に計算しない※上部赤枠：床剛性表示切替（床区画の表示に、床剛性を重ね合わせます。）
区画番号又は名称
区画番号または名称を、確認しやすい語句に変更できます。
区画面積
区画した面積と、床面積が一致していない場合は、その床面積を入力します。

ここで入力した面積は、火打ち構面チェックの面積に使用され、火打梁本数で除算して、床倍率を算定します。

- 153 -

(6)補正壁線間距離
Ｘ方向で、右記の図のようにＹ２通の下側にオーバーハングがある場合、それを含めた距離として、耐力壁線間距離を修正します。
同時に区画面積を修正する必要があります。
Ｙ方向は、バルコニーを含めて、床区画の範囲を入力します。

OH(7)補正壁方向距離
Ｘ又はＹ方向補正壁方向距離を変更できます。一般の場合、入力する必要はありません。
吹抜等があり、最短距離が違っていれば、入力します。

「(6)補正壁線間距離」「(7)補正壁方向距離」は、左記の(6)(7)に対応します。

「ゾーン１」及び「ゾーン２」
下記の(14)～(16)及び(18)～(20)に対応します。

(14)(18)：床剛性番号を表示します。
(15)(19)：床倍率を表示します。
(16)(20)：それぞれの床剛性領域の距離
・ゾーン２はチェックを外す事により、強制的に計算をしません。

- 154 -

「１つの床区画内に、床剛性が、３種類以上存在する場合」「呼出1」ボタンを押す事により、左記のフォームになります。
床剛性を４種類まで感知して、エリア１～エ
リア４に仕様を掲載します。
５種類以上の場合は、左記に掲載できません
ので、手計算による補正が必要になります。
Ｘ方向では上下、Ｙ方向では左右の耐力壁線部分で、それぞれ平均床倍率を計算し、不利側の仕様を表示しますので、存在する床剛性が表示されない場合もあります。

「合成」ボタンにより、エリア１＋エリア３
及びエリア２＋エリア４を計算します。

支障なければ、「転写」ボタンで、左記のゾー
ン１及びゾーン２に転写します。

左側ゾーン１及びゾーン２は、直接編集もできます。

- 155 -

床倍率計算のボタンを押すと、左記のメッセージが表示される場合が有ります。
原因は、３種類以上の床剛性が、１つの床区画に存在すると、合成
して、ゾーン１・２に転送した場合、エリア１～４の各数値が、存在していない場合に表示されます。
以前の床区画の保存内容では、これら数値を保存していませんでしたので、今までのＤＡＴＡを読み込んだ
場合、表示される場合があります。

赤枠内で、エリア１～４の数値が表示されません。
解決方法
１．床区画の属性編集で、上記区画を選択します。

床倍率合成の枠内数値が保存されていないので、表示されない。

２．「初期」ボタンを押して、デフォルトの数値を表示します。

選択した床区画に存在する床剛性の内容が表示されます。

- 156 -

３．「合成」ボタンを押して、エリア１＋３及びエリア２＋４に数値を合成します。

合成ボタンを押すと、エリア１＋３およびエリア２＋４の枠内に、計算された数値が表示されます。

４．「転写」ボタンを押して、ゾーン１及びゾーン２に数値を転写します。

転写ボタンで、左記のゾーン１及びゾーン２に、数値を転写します。
この内容で、床倍率及び床梁・小屋梁の接合部のチ
ェックに、これらの数値が表示されます。

「床区画で壁線方向距離を変更する場合」

左記「X2」床区画の壁線方向距離が、右橋まで伸びているので、変更する。

- 157 -

「X2」選択後、右下「呼出2」ボタンを押す。
左赤枠内の距離を、右赤枠内に変
更し、「変更」ボタンを押す。
下記は、基点「左」側からの距離で、変更されます。

左記「X2」床区画が、変更された事を確認する。
Ｙ方向の場合は、基点「左」「右」
ボタンが、「上」「下」に変わります。

変更可能な条件：４点で構成される正方形または長方形の場合
上記で表示される火打床倍率
区画面積・・床区画の面積
仕様番号・・火打の取付梁高さは決まっているので、１本当り負担面積から仕様番号
を表示する
本数

・・区画内の火打の本数

負担面積・・区画面積／本数より求める
床倍率

・・仕様番号により、床倍率が決まる

この内容は、後述の「火打梁検討」に反映されます。

- 158 -

16-3.その他「単線削除」
左クリックで、床区画が削除できます。
「耐力壁線関連ＤＡＴＡ削除」
通り芯に保存している耐力壁線関連を、削除します。
「床区画編集」
詳細は、床剛性編集を参照①②

右クリックで、床区画枠を指定エリアで、変更する位置を指定

赤丸が指定
された部分

③

④

数値入力枠で、移動量を指定

ここで、数値を入力しなくても、
直接、マウスで位置を指定する事もできます。
赤枠内の位置が移動した事が確認できます。

- 159 -

変更された事を確認する。

１７．面積ラインの入力-1.面積ライン-2.属性編集-3.その他- 160 -

17-1.面積ライン
床面積ライン
屋根面積ラインバルコニー面積ライン
小屋裏面積ライン
面積ライン編集
多角形入力により、左クリックで、始点から順次指定して行き、終点（始点と同じ位置）を指定しないで、右クリックしてください。自動で閉鎖型の床面積ラインが作成されます。

既に床入力されている床・小屋裏
・バルコニーの面積で支障なければ、入力する必要はありません。
屋根面積の場合、軒先まで屋根面積ラインを入力して、建物重量計
算で、軒の出係数を０で計算する事も出来ますし、屋根面積ラインを入力しないで、直下の床面積に軒の出係数を乗算する事も出来ます。

左記は、１階の屋根面積ラインを軒先まで入力して、計算するように入力しています。
屋根面積ラインが入力されていな
い場合
１階屋根面積＝
１階床面積－２階床面積（軒の出係数を使用します。）- 161 -

＜面積ラインの入力について＞
ａ．通常の場合は、入力する必要はありません。床入力から判断して、床面積・バルコニー面積・屋根面積・小屋裏面積を自動で算定します。屋根面積で、軒先が出ていても、係数を指定して面積に反映する事ができます。
１階屋根面積＝１階床面積－２階床面積（軒の出係数を使用します。）

ｂ．特に入力する必要が有るのは、１階の部屋の上に、バルコニーを設けた場合、その階の各種面
積ラインは、入力する必要が有ります。バルコニーラインを入力しない場合は、屋根として面積計算します。
ｃ．壁量計算の場合、その階から見上げ図（天井伏図）として、入力します。よって、１階の上にバルコニーがあっても、階下の部屋名で入力しています。面積ラインでは、見下げ図（平面図）
として、入力します。よって、２階の下図では、２階の間取りと、１階の間取りを重ねて表示
しています。
ｄ．面積ラインが入力されている場合、こちらが優先となります。

＜壁長ラインの入力について＞
ａ．壁長ラインが入力されていないと、壁長は計算できませんので、必ず入力する必要が有ります。
ｂ．外壁と内壁が、入力できます。
ｃ．１階の壁長ラインを入力後、布基礎の場合、１階部分を指示するか、２階以上の部分を指示す
るか、どちらも指示しないかの判別を、属性編集で設定できます。ベタ基礎の場合は、設定できません。

- 162 -

17-2.属性編集「選択」
属性編集する補助線を左クリックすると、ピンク色の床に変わります。

補助線しか、属性編集できません。

17-3.その他「補助線」
補助線を作成します。
ここで作成した補助線は、壁入力時で編集して下さい。階が変わると表示されません。
「単線削除」
エリアの中を左クリックで、面積ラインが削除できます。

補助線を削除できます。
「平行複写移動」
補助線を平行複写・移動出来ます。

それぞれを設定してください。

「面積ライン編集」

前述の「１４．床剛性の入力」内「14-3.その他」「床剛性・補助線編集」と同じ操作で、各面積ラインを編集できます。
- 163 -

１８．壁長ラインの入力-1.壁長ライン-2.属性編集-3.その他- 164 -

18-1.壁長ライン
外壁ライン
内壁ライン
壁長ラインの属性編集が可能（１階部分のみ）
ベタ基礎

布基礎
外壁、内壁のラインを入力します。別途階高を設定できますので、それぞれの長さを算定し、階高を乗算する事により、壁面積を算定します。
布基礎の場合、１階の入力画面より、平屋部分か２階建て以上の部分の布基礎の判別を、属性編集で行います。
外壁と内壁に分けて、壁長ライン
を入力します。
この入力長さより、建物重量計算
で壁重量が計算されます。
耐力壁を入力しても、壁長は計算できませんので、必ず入力が必要です。

ベタ基礎選択時の１階画面
属性編集は、使用できません。

布基礎選択時の１階画面
属性編集が使用可能となります。
壁毎に、平家部分・その他階部分が、数字で表現されます。

- 165 -

18-2.属性編集
属性編集が使用可能は、建物重量で、布基礎を選択した場合です。
「選択」
属性編集する壁長ラインを左クリックすると、ピンク色の床に変わります。
「複数選択」
壁長ラインの仕様だけを複数同時に変更するとき、使用します。
ＤＡＴＡ上で、エリアを指定します。その中に含まれる壁長ラインがピンク色に変化しますので、選択されたことが解ります。
壁長ライン仕様変更を選択後、設定ボタンで、複数の壁長ラインが、変更されます。

18-3.その他「単線削除」
左クリックで、壁長ラインが削除できます。

- 166 -

１９．柱負担面積の入力-1.柱負担面積入力画面-2.梁ライン-3.分割ライン-4.柱負担面積-5.計算結果-6.出力結果- 167 -

19-1.柱負担面積入力画面
梁ライン
分割ライン
外周柱負担面積
内部柱負担面積
計算結果

当 該階の 床ラ インお よび室
名が表示され、当該階柱（ ×）と 上階 柱（■ ）が表示 されて いま すので 、それを 下書き とし て、入 力を行います。

赤 枠ボタ ンを 押すと 、上階
柱 （■） が非 表示と なり、当 該階柱 （× ）が表 示されて います ので 、こち らを使用して入力を進めます。

- 168 -

19-2.梁ライン

梁 ライン を入 力する ことに
よ り、分 割ラ インの 妥当性が 解りま すの で、入 力しま
す 。計算 には 無関係 です。
左記「大梁」「小梁」ボタン
で 、種類 が変 更でき ます。
今 後、大 梁と 分割ラ インを
表 示、小 梁を 非表示 とする事ができます。

19-3.分割ライン

分 割ライ ンを 入力す ることにより、柱負担面積範囲が、入 力しや すく なりま す。計算には無関係です。

赤枠ボタンでも、できます。
上記「分割ライン延長・短縮」および「分割ラインコーナー連結」で、分割ラインを操作できます。
後述の「編集」「補助線延長・短縮」および「補助線コーナー連結」と同様の操作です。
- 169 -

■

当階

▼

▲

各部表示切替

▼：正回転

▲：逆回転

「各部表示切替」ボタンを押し続けると、下記７種類の表示に切替わります。

①当階柱・上階柱・大梁・小梁表示②当階柱・大梁・小梁表示③当階柱・大梁・小梁・分割ライン表示④当階柱・大梁・分割ライン表示- 170 -

⑤当階柱・分割ライン表示⑥当階柱・分割ライン・柱負担面積表示⑦当階柱・大梁・分割ライン・柱負担面積表示- 171 -

19-4.柱負担面積
表 示を当 階に 変更し ます。
（赤枠）
こ のボタ ンで ないと 、柱負担 面積範 囲を 入力し ても、表示されません。
外 周柱負 担面 積範囲 の入力
外周柱 が負 担する 範囲を
多 角形入 力し ます。 図形内に 面積（ ㎡） が表示 されます。
内 部柱負 担面 積範囲 の入力
内 部柱が 負担 する範 囲を多角 形入力 しま す。図 形内に面積（㎡）が表示されます。

何カ所入力しても構いませんが、検討できるのは、各階・各部位より最大面積の１箇所です。
計算方法①

トップページ「柱小径負担面積」「柱の小径別に負担面積算定」

赤枠ボタンを押すと、各階・各部位で最大面積を表示します。

- 172 -

19-6.出力結果「全部」「一部」のボタンにより、表示が変わります。

←入力内容

当階柱・上階柱・大梁・
分 割ライン・ 柱負担面積を表示
小梁は非表示- 173 -

２０．壁量計算の検討-1.壁量計算-2.偏心率計算-3.計算結果-4.耐力壁の配置- 174 -

20-1.施行令４６条

壁量計算

壁量計算が、確認できます。
床面積の算定、重心の算定の詳細は、計算書を印刷すると確認できます。
詳細は、施行令４６条を、お読み下さい。
小屋裏物置等の面積を補正して、当該床面積に加算しています。
一般壁量計算、耐震・耐風等級１以上で壁量計算の切替

階数切替

性能表示壁量計算
一般壁量計算・性能表示壁量計算
性能表示で、耐震等級または耐風等級が１を越えて設定した場合、切り替えて壁量を確認できます。
偏心率・壁率比は、一般壁量計算と同じ値を用いるので、ここでは表示しません。

平面図で、斜め方向の壁量の計算方法「構造設計Ｑ＆Ａ集」(社)日本建築士事務所協会
７９頁「地震力の方向と傾きをもつＡｗの計算」「木造住宅（軸組構法）の構造計画に関する講習会」Ｑ＆Ａ(財)日本住宅・木材技術センター

2009/9/10 木造住宅（軸組構法）の構造計画に関する講習会のテキスト第1章を公開しました。
(PDF)木造住宅（軸組構法）講習会Q&A（H21.7.10 更新）
Ｑ２－５参照これらより、実長にCOS2θ及びSIN2θを乗算して、各方向の壁量を調整しています。

- 175 -

20-2.建告１３５２号

壁率比計算

1/4入力が有れば、そちらを優先します。
詳細は、建告１３５２号を、お読み下さい。
側端部分の床面積に、その側端部分の階数に応じた地震力の係数を乗じて、必要壁量を算定しています。小屋裏物置等も、その側端部分にかかる面積を加算しています。
木造２階建の場合
例１：１階の側端部分上部に２階の床が、少しでも乗っている場合
１階のその部分の1/4床面積（全て）に、２階建１階の地震時壁量係数を乗じます。
例２：１階の側端部分上部には何もない場合（小屋裏物置が有りでも可）１階のその部分の1/4床面積（全て）に、平家建の地震時壁量係数を乗じます。

20-3.施行令８２条の６

偏心率計算

偏心率の計算が、確認できます。
詳細は、施行令８２条の６を、お読み下さい。

20-4.計算結果
壁量計算・重心・剛心・偏心等結果を確認することが出来ます。

２階建
１階壁量等を表示- 176 -

全階対象による方向別建物判定

階別方向別 必要壁量及び重心位置

階別方向別 有効壁量（準耐力壁含む）及び偏心率検討

四分割法による壁率比・充足率算定

壁率比がＮＧでも、充足率が１以上で有れば、支障無し- 177 -

＜準耐力壁量<必要壁量/2の確認＞
階別方向別 準耐力壁量と必要壁量の割合検討及び準耐力壁倍率が１．５超の検討

・準耐力壁量は、必要壁量の１／２以下とする。
・準耐力壁倍率１．５超の壁は、使用しない。

２階建
２階壁量等を表示

２階の検討の場合、上記赤枠で直下率を確認できます。

Ｘ方向で、準耐力壁量が、必要壁量の１／２を超えているので、準耐力壁の変更が必要です。

- 178 -

20-5.耐力壁の配置＜耐震壁・柱直下率＞

ここで「注意」になったとしても、確認申請上、特に問題になることではありませんが、直下率が低いと、最終の耐力に影響が出てくると思われますので、「普通」程度以上にされた方が、より丈夫な建物として、設計・施工に反映されると思います。
尚、直下率は、１階以外を選択した時に、表示されます。

検討の根拠

判定

耐力壁直下率柱 直 下 率隅角部両方向壁無隅角部片方向壁無

箇所数

箇所数

0

0

◎

優

0.60 ≦

0.60 ≦○

良

0.50 ≦< 0.600.50 ≦< 0.60

1

2

△

普通

0.40 ≦< 0.500.40 ≦< 0.50

2

3

×

注意

< 0.403 以上

4 以上< 0.40

建築基準法または条例等で、定められているものではありません。
ＨＰ関連に掲載された数値を、そのまま使用していますので、質問されてもお答えできかねます。
耐力壁及び柱とも、概ね０．６０程度の直下率を推奨しています。
２０１６年熊本地震より、直下率について、関心が高まっていますので、注意が必要です。

- 179 -

通常表示

「耐力壁配置確認（直下率）」で、前頁の表を表示する「直下耐力壁・柱有無表示」にチェックを付けた場合

赤 ：直下 に部 材がな い場合
青 ：直下 に部 材があ る場合
耐 力壁と 柱は 、別々 に検査します。

- 180 -

直下率判定
この判断は、独自に採用しています。
この判断に、不満を感じられたら、設計者の判断で算定してください。

②④③①①

１階より２階の壁長さが長い場合②

直下に柱は無いので、赤で表示します。

③

２階右側壁は、１階壁から外れている
直下に柱は無いので、赤で表示します。

２階壁が、１階壁２枚にかかっている④

直下に柱は無いので、赤で表示します。

１階壁長さに、２階長さが収まっている
直下に柱は無いので、赤で表示します。

- 181 -

耐力壁の直下率算定方法
有効耐力壁長さ
１．上階耐力壁と同じ長さで、直下の同じ位置に耐力壁がある。

採用長さ：上階壁長２．①：上階耐力壁の長さの中に、直下の耐力壁がある。

採用長さ：直下壁長３．④：直下耐力壁の長さの中に、上階の耐力壁がある。

採用長さ：上階壁長

直下率＝Ｘ・Ｙ方向それぞれの有効耐力壁長さ／Ｘ・Ｙ方向それぞれの上階耐力壁長さ
柱の直下率算定方法
直下率＝直下に柱がある上階の柱本数／上階柱総本数
直下率関連の印刷

赤枠内にチェックを付けると、直下率関連の印刷しかできなくなります。

プレビューで確認後、右赤枠より、印刷できます。
尚、通常の計算書では、印刷しませんが、耐力壁平面図下部に、数値を表示する事は、できます。

- 182 -

２１．軸組・接合部の検討-1.軸組・接合金物-2.接合部一覧表

１．上の枠と下の枠の中間に、マウスを移動すると、上下矢印に表示が変わります。
２．マウスの左ボタンを押したまま、上下に移動すると、表示枠が上下に変化します。
３．希望の場所で、マウスの左ボタンを放すと、表示枠が固定されます。
片筋かい数
左上に、表示している方向の１階及び２階の片筋かい数を表示します。
出来れば、左右方向が、その階で同数になるように、配置を検討して下さい。
たすき掛け及び面材の耐力壁は、カウントしていません。また、片筋かいの仕様に関係なく、カウントしています。

- 183 -

21-1.軸組・接合金物
制限
１フレームに柱数が５０箇所までとします。単柱により柱数が超えている場合は、２階壁の位置等に気をつけて削除し、５０箇所以内に収まる様にします。
また、「接合部一覧」では、５０×５０のグリッドの中に、建物全体の柱位置が収まらなければなりません
ので、１フレームで５０以内になっても、「接合部一覧」で計算を拒否する場合があります。
軸組図が表示されない場合は、通り芯の入力をよく読んでください。

文字を右クリック

赤に変わる⇒

その部分を補足する場合は、「建告第1460号仕口」（ＥＸＣＥＬシート・時空間ＨＰ内）が有りますので、その通りの金物計算が出来ます。
「Ｘ方向」
「Ｙ方向」
「斜め軸」
軸組が表示され、Ｎ値計算式による告示表三の接合金物を表示します。
変更すべき壁をクリックしてください。壁倍率は変化しませんが、壁の仕様が変化します。筋かいを掛ける方向
等を変化させると、それに伴った内容で、表三の接合金物も変化します。
柱ズレ補正もしますので、確認してください。
左クリックで正廻り、右クリックで逆回りします。

赤丸印を使用して、斜め軸計算に移ります。表示・操作方法は、ＸＹ方向と同じです。
４５度を境に、水平に近い場合、Ｘ方向と同じように、また垂直に近い場合は、Ｙ方向と同じように、軸芯・寸法を表示します。

１・２階が通し柱で、通し柱で、１階に表示できる柱２階が出隅柱になった場合、がない場合

出隅柱の表示が優先されます。

- 184 -

矢印は、前の軸組表示・次の軸組表示をします。

「サブパネル」は、「筋かいの数」を表示しているフォームの表示・非表示の切替です。

接合部の一覧を表示します。

＜２階建て部分における１階柱のＮ値算定の補足説明＞
平家建ての場合若しくは２階建ての部分における２階の柱の場合
２階建ての１階柱で、上部に２階が無い場合
Ｎ＝(Ａ＋α)×Ｂ－Ｌ

Ａ：当該柱の両側における軸組の倍率の差
Ｂ：周辺の部材による押さえ（曲げ戻し）効果を表す係数0.5（出隅の柱0.8）α：筋かいによる補正値
Ｌ：鉛直荷重による押さえの効果を表す係数0.6（出隅の柱0.4）

２階建ての部分における１階柱の場合
Ｎ＝(Ａ１＋α)×Ｂ１＋(Ａ２＋α)×Ｂ２－Ｌ・・・・①式Ａ１・Ｂ１：１階柱部の数値（内容は、上段と同じ）
Ａ２・Ｂ２：２階柱部の数値（内容は、上段と同じ）
α：筋かいによる補正値
Ｌ：鉛直荷重による押さえの効果を表す係数1.6（出隅の柱1.0）①式で、１階 Ｌ＝Ｌ１＋Ｌ２ とする
Ｎ＝(Ａ１＋α)×Ｂ１＋(Ａ２＋α)×Ｂ２－（Ｌ１＋Ｌ２）＝(Ａ１＋α)×Ｂ１－Ｌ１ ＋ (Ａ２＋α)×Ｂ２－Ｌ２^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

１階だけの部分

２階だけの部分

２階だけ

Ｎ２＝(Ａ２＋α)×Ｂ２－Ｌ２

１階だけ

Ｎ１

＝(Ａ１＋α)×Ｂ１－Ｌ１∴１階柱のＮ値を計算するには、次の式に依ります。
１階柱Ｎ＝１階だけ＋２階だけ∑Ｎ＝Ｎ１＋Ｎ２

１階柱のＬ１について参考書に書かれている１階Ｌの数値を、∑Ｌとすると、

Ｌ１＝∑Ｌ－Ｌ２となります。

尚、Ｌ１は、柱の位置により、下記の値となります。
Ｌ１ = １階 出隅柱 1.00 - ２階 出隅柱 0.40 = 0.60
Ｌ１ = １階 中柱 1.60 - ２階 中柱 0.60 = 1.00

Ｌ１ = １階 中柱 1.60Ｌ１ = １階 中柱 1.60 - ２階 出隅柱 0.40 = 1.20

２階柱が無い → 1.00 とします。（不利側で計算）

Ｌ１は押さえ効果なので、小さい値ほど、Ｎ値が大きくなるので、余裕を考えて
Ｌ１ = １階 中柱 1.60 - ２階 出隅柱 0.40 → 1.00 となるよう、環境設定、編集で設定可能です。

- 185 -

各方向補正軸組図では、１方向の計算をして、別方向の値と比較検討はしていませんので、一覧表と違う内容で表示される場合が有ります。
接合部一覧表では、各方向の値を検討して、不利側の耐力（大きな耐力）の符号を表示しています。

１階より２階が不利な場合の１階金物補正「２階建ての１階部分の柱については、その直上にある２階部分の柱の引張力を土台又は基礎へと伝達する必要があるため、２階部分の柱の仕口の仕様と同等以上の仕様とする必要がある。」
２０１５年版「建築物の構造関係技術基準解説書」１２７頁１０行目あたりに表記されています。
よって、２階が不利な場合は、＊付の符号で表示し、１階のＮ値は表示しません。

出隅柱と中柱
１・２階共、出隅柱とは建物の出隅部分の柱で、その他を中柱と区別できますが、出隅柱の指定がない限り、各階共各軸組の両端部分を出隅柱と仮定して計算しますので、必ず不利側の耐力（大きな耐力）で、表示されます。

柱ズレ補正

・２階柱有、直下１階柱有：他の１階柱に影響しない
・２階柱有、直下１階柱無：付近（0.3m以内）で１階柱有・直上２階柱無を検索する。
条件に合う１階柱があれば、直上に柱があるとして補正する。
補正する、補正しないを比較しない。全て補正する。
柱ズレ補正欄に、「*有」と記載する。
・２階柱有、直下１階柱無：付近（0.3から1.0m以内）で１階柱有・直上２階柱無を検索する。
条件に合う１階柱があれば、補正する、補正しないを比較して、不利な値を採用する。よって、補正しない場合もある。
柱ズレ補正欄に、「有」と記載するが、補正しない場合は、空欄となる。
N値計算シートの使い方(RTF).rtf（日本住宅・木材技術センター）で、ズレは１ｍ以内と書かれています。

- 186 -

参考文献（財）日本住宅・木材技術センター「Ｎ値計算シートの使い方（改訂版）」§Ｎ値計算式を適用する際の注意点②上下階の軸組がずれている場合

尚、現在上記ＨＰ内で探しても、掲載されていないので、転記します。
１,２階の軸組が１ｍ以内でずれており、２階柱の直下に引抜き力を伝達する柱が無い場合、１,２階の柱の位置が一致しているものとみなします。
柱 β 1m以 内
D1:
非 耐 (開 口 部 )1m以 内 柱 γ
倍率

D2:2.0+O.5 倍 率 2

非 耐 (開 口 部 )C1:倍 率 0
C2:
倍率 2

非 耐 (開 口 部 )Ｂ:Ａ :倍 率 0

倍率 4

非 耐 (開 口 部 )基準柱α
上図において、２階の柱β又は柱γに作用する引抜き力は、１階の基準柱αが負担することになります。
この時、１階の基準柱αと２階の柱β又は柱γに取り付く壁の配置を考えます(筋かいは45×90㎜)。
①基準柱αと柱βに取り付く壁の配置：Ａ、Ｂ、Ｃ1、Ｄ1の組合せ②基準柱αと柱γに取り付く壁の配置：Ａ、Ｂ、Ｃ2、Ｄ2の組合せ
１階の基準柱αのＮ値は、①と②の組合せについてＮ値を算出し、そのうちの大きい値に対応する構造方法を選択します。
①基準柱αと柱βに取り付く壁の配置の場合
柱βの柱にはD1の筋かい上部が取り付くので、D1の倍率は＋0.5補正
Ｎ値＝絶対値{(Ａ:0)－(Ｂ:4)}×0.5＋絶対値{(C1:0)－(D1:2.5)}×0.5－1.6＝1.65→(へ)②基準柱αと柱γに取り付く壁の配置の場合
柱γの柱にはC2,D2の双方の筋かい下部が取り付くので、補正はなし
Ｎ値＝絶対値{(Ａ:0)－(Ｂ:4)}×0.5＋絶対値{(C2:2)－(D2:2)}×0.5－1.6＝0.4→(ろ)したがって、１階の基準柱αの柱頭・柱脚は(へ)となり、10kNの引き寄せ金物又はこれと同等以上の接合方法を用います。

- 187 -

21-2.接合部一覧表
Ｘ・Ｙ及び斜め軸の軸組計算の結果で、不利な内容の一覧を表示します。
一方向の軸組計算では、その方向の値しか表示されませんが、この一覧表では、各方向に関係している柱で、一番不利な値を表示します。
よって、一方向の軸組に表示される金物と違っている場合が有りますが、別方向の軸組でその内容が確認できます。
「２階建ての１階部分の柱については、その直上にある２階部分の柱の引張力を土台若しくは基礎へと伝達する必要があるため、２階部分の柱の仕口の仕様と同等以上の仕様とする必要がある。」と、２００７年版「建築物の構造関係技術基準解説書」１００頁中段に表記されています。
よって、２階が不利な場合は、補正を行います。*付の符号で表示します。その時の１階のＮ値は、表示されません。
通し柱・出隅柱の位置が解るように、図示されます。
接合金物の数量を、階別で表示します。
一度、ここで金物の計算をすると、平面図にその符号が表示されるようになります。また、表示の切り替えも出来ます。平面図画面上部の「表示」をクリックしてください。
×印は、ホールダウン金物を示す。

１階平面図
１階一覧表
２階の柱で、ホールダウン金物が必要の場合、１階の柱が無い場合は、一覧表では、赤い×印で表示され、平面図では、赤丸で表示されます。設計者の判断で、対処するかどうかを決めます。

尚、印刷及びＤＸＦ出力では、赤い×印及び赤丸共、印刷・出力しません。
１階を表示します。
２階を表示します。

- 188 -

２２．耐力壁線の検討-1.耐力壁線検討- 189 -

22-1.耐力壁線検討
選択時に計算できます。
耐力壁線判定計算一覧表で、計算結果を確認します。ここで、耐力壁線に合格していない通りで、他の通りと合算すれば、合格しそうな通りを確認してください。それが終わりましたら、終了します。

耐力壁線に合格した通りは、赤く変化しています。そのまま青い通りは、合格
していません。そこで、合格しそうな通り及び建物外周で、合格していない通りを補正します。

左記は、Y11通りをY12通りに加算する場合を示しています。
青い「Y11」を左クリックすると、左記フォームが現れます。
上段枠で、「Y12」の「12」だけを入力します。
元に戻って、「Y11」の隣に赤く「12」と表示されれば、加算可能となりましたので、耐力壁線の計算を行います。
「耐力壁の加算」

耐力壁線と見なしたい通りの両隣の通り位置が１ｍ以内かつ耐力壁線と見なしたい通りより加算される通りの壁量が小さい場合であれば加算出来ますので、両隣の通りの「耐力壁線編集」で、耐力壁線と見なしたい
通りの数字を入力します。
もし、通芯名称を変更している場合は、デフォルト表示してから、その数字を入力します。
詳細は、「木造住宅のための住宅性能表示」（公財）日本住宅・木材技術センター発行に掲載されています。
耐力壁線判定計算
再度一覧表で、計算結果を確認します。ここで、耐力壁線に合格しなければ、そこまでです。次の床区画に移動します。

- 190 -

２３．火打梁の検討-1.火打梁検討- 191 -

23-1.火打梁検討
選択時に計算できます。
火打梁計算
一覧表で、計算結果を確認します。材質・取り付く梁背は、入力時及び属性編集で、設定済みです。ここでは、
区画面積・本数より、負担面積を求め、床倍率を計算します。
床倍率を変更する場合は、火打梁の入力に戻ります。

赤枠ボタンより、数値計算フォームを表示する。

負担面積又は火打本数
で面積を除算し床倍率を確認する。

同一区画内に複数の火打仕様がある場合は不利な条件で算定し、「火打仕様番号」にその番号を表示します。
火打の１本当たりの負担面積は、小数点第２位以下を切捨します。（デフォルト）「木造住宅のための性能表示」平成２１年７月構造編９９頁参照「環境設定」「性能表示係数」で、「四捨五入」「切上」を選択できます。
区画した部分に、火打梁が０本の場合、床倍率は「０」となり、判定には何も表示しません。また、火打梁
１本の負担面積が許容負担面積５㎡より大きな場合も、床倍率は「０」となり、判定には何も表示しません。
- 192 -

２４．胴差と通し柱接合部の検討-1.胴差と通し柱接合部の検討- 193 -

24-1.胴差と通し柱接合部の検討
選択時に計算できます。
胴差と通し柱接合部計算「耐震等級２」以上または「耐風等級２」で、検討している場
合、柱入力の属性編集で、通し柱を右クリックすると、右記状
態になります。
通常は、編集する必要はありませんが、胴差と通し柱接合部に９０×９０の筋かいがあると「T3」となるので、変更が生じます。
また、自動ではなく設計者判断で、違う接合部の種類に変更もできます。

下記表示により、各胴差と通し柱接合部の状態が確認できます。
尚、２階建で２階床を支持する胴差部分となりますので、屋根部分は関係ありません。
よって、「１Ｆ」ボタン選択時のみの表示です。

- 194 -

２５．床倍率等の検討-1.床倍率等検討- 195 -

25-1.床倍率等検討
選択時に計算できます。
床倍率等計算一覧表で、計算結果を確認します。
耐震判定・耐風判定・床梁小屋梁の継手仕口の判定で、全てＯＫであれば、これで終了です。

ゾーン１及びゾーン２の表示方法

１．１つの耐力壁線間（床区画）で、Ｘ方向であれば上下の耐力壁線、Ｙ方向であれば、左右の耐力壁線に接する床剛性を耐力壁線毎に読み込みます。床剛性の入力順序により、読込が異なります。
２．４種類の床剛性及びその長さを、確認します。
３．最初に確認できた床剛性をゾーン１とし、同じ床剛性を、他の読込より探し、同じであれば、長さを加算します。
４．次に確認できた床剛性をゾーン２とし、同じ床剛性を、他の読込より探し、同じであれば、長さを加算します。
５．ゾーン１及びゾーン２に読み込まれない部分があっても、無視します。
これらの場合、補足計算して、床区画の属性編集で、入力し計算します。
６．Ｘ方向であれば上下の耐力壁線、Ｙ方向であれば、左右の耐力壁線毎に、ゾーン１及びゾーン２を加算
して、床量の少ない場合を、その区画の平均床倍率として、計算します。

- 196 -

床剛性入力順序による計算結果の相違

Ｙ方向床区画範囲

床剛性

耐力壁線Ｘ６－Ｘ１０間に「Ｙ－２」の床区画が存在し、床剛性②及び⑯が、関わっています。
⑯より②を早く入力した場合②より⑯を早く入力した場合- 197 -

「床梁・小屋梁の継手・仕口のチェック」
部

位

必要接合部倍率①下屋の付け根の接合部②建物の最外周の耐力壁線から1.5ｍを超える位置

必要接合部倍率＝存在床倍率×耐力壁線間距離にある入り隅部の接合部

×０．１８５③耐力壁線間距離が4ｍを超える床・屋根面の中間（０．７以下の時は、０．７とする）の接合部④その他の接合部

０．７

よって、特記なき限り、「０．７以上の必要接合部倍率」が必要となります。

赤枠「胴差と通し柱接合部の検討」は、耐震等級２以上または耐風等級２で、２階建の場合使用可となります。

- 198 -

２６．印刷-1.印刷（壁量計算）-2.印刷（建物重量）- 199 -

26-1.印刷（壁量計算）
・プレビューで、印刷内容が確認できますし、プレビューから印刷することもできますが、プリンターの仕様に合わせる必要が有りますので、必ずプリンターは設定して下さい。
・体験版等により、印刷を制限する場合があります。
・用紙は、Ａ４縦方向が、基本ですが、平面図等でＡ３版出力もできます。
・通り芯名称は、画面に表示されている状態で、印刷されます。環境設定で、変更していても、画面がデフォルト表示の場合、それが優先されます。

プリンター名及び給紙方法を選択します。
選択できる内容は、「自動」「手差し」「カセット（トレイ）１・２・３」です。
給紙方法で、「何も書かれていない」場合及びメーカ
ー及び機種により選択不可能な場合は、そのプリン
ターでデフォルトの給紙方法となります。

部数が、入力できます。
赤枠：直下率関連
緑枠：ズレ修正
青枠：チェックを外すと、床倍率をＡ３で印刷可能

床倍率をＡ３で印刷
赤枠で、柱小径等を印刷すると、表示される数式を表示有無の切替
表示有り

表示無し

- 200 -

「ズレ修正」平面図・軸組図で、印刷位置がズレて表示される場合、チェックを入れると、修正されます。
「プリンター」

プレビューで閲覧する場合でも、プリンターの設定が必要となります。
「日付印刷」
日付の印刷する・しないを、設定できます。
「カラー印刷」
平面図と軸組図を、画面と同じ色でカラー出力できます。
「グリッド印刷」
グリッドの印刷する・しないを、設定できます。
「ページ毎に資格・建築士氏名を印刷」
左上のソフト名・物件名の下に、資格・建築士氏名を付記するかどうかが、選択できます。
「目次印刷」
目次の印刷が出来ます。
「縮小印刷」「壁率比用平面図」「軸組図」「水平構面図」「床区画平面図」を縮小して、１ページに２枚ずつ印刷します。
「平面図関連をＡ３印刷」
平面図として印刷される、耐力壁配置平面図等を、Ａ３版で印刷します。
尚、プリンターが対応していなければ出来ません。
「印刷位置中央」

印刷で、「印刷位置中央」を選択した場合、目次を表紙の次で印刷し、頁番号を中央下に印刷します。
「軸組図合板用表示斜線」
合板を使用した壁が、縮小等で斜線により、文字が確認出来ない場合があります。このチェックを外す事により、斜線は表示されなくなり、２重枠線が表示されます。
「印刷」「プレビュー」
印刷しないものは、チェックを外してください。全頁印刷する・しない設定ボタンでも、選択できます。
表示されている計算書を、全て印刷する場合に限って、用紙の右肩にページを印刷します。

1.表紙
表紙で、設計者のＤＡＴＡが入力されていない項目は、表題から全て印刷されません。
2.設計概要概要を印刷します。
・耐力壁仕様一覧にチェックすることにより、使用している壁の構成が印刷できます。

・準耐力壁等仕様にチェックすることにより、使用している壁の構成が印刷できます。
・地震時壁量係数（方法①-1のみ使用可能）で、壁量係数の算定が印刷されます。

- 201 -

3.平面図・方法①-1・-2で、準耐力壁等が入力されていれば、その内容を印刷します。
・耐力壁で、筋かいを使用した場合の柱頭・柱脚を示す三角記号が付加されます。その記号を表示しないようにも設定できます。方法は、「筋かい△表示」のチェックを外します。
・面積・壁長ライン図は、 地震時壁量係数（方法①-1）を求める建物重量を計算する面積・壁長を表示します。
「隅角部」：建物のコーナー部に各方向とも、壁があると地震に対して強くなるので、その検討を出力する。法的には、特に規制はありません。
「直下率」：２階耐力壁の下に、１階の壁がある割合を表示します。法的に特に規制はありませんが、率が下がると、壁量では良くても、建物の性能は下がるので、注意して欲しいと思います。
チェックを入れることにより、平面図下に出力されます。
基点
重心・剛心の位置を、建物各方向の最大値・最小値の組み合わせによる「左下」「左上」「右上」「右下」からの距離で、表示します。
デフォルトは、Ｘ座標・Ｙ座標です。
4.立面図

他のＣＡＤから、ＤＸＦで読込んだ内容を印刷します。省略しても構いません。
ＤＸＦを読み込んで、作業は困難な場合は、印刷で「空ページ」を印刷して、ＣＡＤから作成した図を、それに組み合わせて計算書を作成する事もできます。
5.壁量計算書

床面積・壁量・偏心率等の検討を印刷します。
6.方法②-1 壁量係数・柱小径計算

計算方法②-1で、壁量係数・柱小径計算
7.方法① 柱小径・負担面積計算方法①-1及び①-2で、柱小径・負担面積計算
8.建告１４６０号

柱Ｎ値計算書

柱Ｎ値計算書は、通常その方向全ての軸組図及び計算書を印刷します。
右側の入力欄に印刷する通り符号を入力した場合に限って、その通りしか印刷しません。これは、各方向それぞれ１箇所入力できます。必ず、デフォルトの通り芯の数字を入力します。
9.建告１４６０号

表三符号．柱Ｎ値一覧

表三符号・柱Ｎ値一覧で、金物一覧表・平面図金物一覧（壁倍率印刷する・しない
刷する・しない）印刷の選択が出来ます。
10.接合部の仕様

Ｎ値算定補足説明- 202 -

及びＮ値の印

*********下部の印刷は、「設計上の留意事項」床組等の検討・胴差等接合部の検討となります。*********
内容は、「木造住宅のための住宅性能表示」（公財）日本住宅・木材技術センターに準拠します。
11.水平構面平面図
12.床区画平面図
13.水平構面の仕様
14.耐力壁線の計算
15.火打水平構面の計算

16.胴差と通し柱の接合部
耐震等級２以上または耐風等級２で、２階建の場合、印刷可能です。
17.床倍率及び床梁小屋梁接合部の計算
基本は、Ａ３横方向で、印刷されますので、注意してください。
尚、「床倍率縮小」で、Ａ４横方向に変更することも出来ます。
「プレビュー」

印刷する前に、内容を確認出来ます。
プレビュー画面

ページの数字（赤丸部分）を変えることにより、計算書が確認出来ます。
左上部に「印刷」ボタンがありますが、体験版では、印刷が制限されます。

- 203 -

26-2.印刷（建物重量）
アイコンまたは赤枠「印刷 」をク リッ クする と、下部 のフォ ーム が現れ ます。

・使用プリンター
・印刷方法

印刷
プレビュー

を選択後、「印刷」ボタンで直 接印刷 か次 のプレ ビュー
画面が表示されます。

こ の画面 で、 内容を 確認して から、 左上 のプリ ンター
ア イコン より 、印刷 できます。
概 算重量 なの で、設 計地耐力は、余裕を持って下さい。

- 204 -

２７．環境設定-1.グリッド・画面-2.ＤＡＴＡ・Printer-3.重心その他係数-4.壁仕様-5.接合部仕様１-6.接合部仕様２-7.性能表示係数-8.準耐力壁等-9.ＤＸＦ関連- 205 -

27-1.グリッド・画面「グリッド色の濃さ」

淡い色から濃い色まで４段階で設定できます。
今まで、グリッドが表示されない機種に対応できます。
「視認性向上」

入力画面で柱間隔のライン（実線）を、１段階濃い色で、表示します。柱間隔の1/2ライン（点線）は、
今までの濃さで表示します。

「グリッド寸法」
デフォルトは、４５５ｍｍに設定しています。その時に応じて、変更します。。
尚、通常の柱間隔の1/2の入力です。
また、小数点第１位まで入力可能ですから、３尺を９５５㎜、９２５㎜等にすることも出来ます。
「グリッド表示」
グリッドの表示をする・しないに設定できます。
尚、しないに設定しても、入力点で、グリッドを選択した時だけ、表示されます。
「部屋の中のグリッドを印刷」
グリッドを表示する場合、部屋線の内部まで書くか、部屋の中を白く抜くか、見やすい方で、設定します。
デフォルトは、「部屋の中を白く抜く」です。
「矢印キー・PageUp・PageDownの操作」
キー操作により、画面の表示を変化させます。
デフォルトと反対に画面を変化させるには、チェックを外します。
「吸着距離」
ＣＡＤ入力点属性の「端点」「交点」その他ラインを探す場合のクリック点からどれだけ離れた点等を探し出せ
るかの、距離を入力します。
デフォルトは、２００ｍｍです。
大きな数値にすると、操作性が増しますが、ＤＡＴＡが込み入ってくると、何処の点に吸着するか曖昧になってきます。自分にあった距離を入力します。
「軸組図作図誤差」
平面図作成時で、グリッド上で床・壁・通り芯を入力すれば、特に問題はありませんが、その他の入力点の状態
では、なかなか同じ座標上に配置されません。その状態では、軸組作成時に同じ座標の部材が確認できませんので、軸組図及び接合部の計算書が作成されません。
そこで、ここに数値を入力すると、＋－値の許容誤差まで、認識できるようになります。MAX=50mmまでです。

- 206 -

「画面標準時」
標準時の画面の大きさを、設定します。
数字の値については、特に意味はありませんが、大きな数字は、表示画面が狭くなり、中の図面は、大きくなります。起動時の標準画面となります。
「スケール表示」
図面の拡大・縮小に伴い、欄外の寸法文字を何処まで表示するか、設定します。

いろいろ変更して、各自の設定にできます。
「拡大倍率」「拡大２」ボタンの拡大倍率を設定します。実際の倍率とは、若干違いますが、だいたいの目安として、選択します。
「許容偏心距離」「表示する」をチェックすることにより、重心を中心としてＸＹ許容偏心距離による四角形が表示されます。
許容偏心距離＝許容偏心率×弾性半径
壁入力により弾性半径は変化するので、許容偏心距離は一定ではありません。
ＸＹ両方向に壁を入力すると、表示します。
許容偏心距離が、３ｍ未満の場合表示します。
「通り芯」「Ｘ軸名変更」「Ｙ軸名変更」
これらを選択することにより、表示される軸名が変わります。
尚、その文字列の最大値をオーバーした場合、それ以後は数字に変わります。
いろは・・・４８文字
ＡＢＣ・・・２６文字①②③・・・２０文字
尚、軸組図の部分印刷等では、必ずデフォルトの通りを指示します。
「通芯デフォルト表示」を参照「Windows画面表示」
Windows10・11 64bit の場合、「ディスプレイ設定」「テキスト、アプリ、その他の項目のサイズを変更する」で、100%以外を設定していると、床・壁等の入力時に、予期せぬ位置で、赤枠・赤線が表示され、入力に混乱が生じます。
ここで、画面の拡大率を設定する事により、予定の位置に、赤枠・赤線が表示されますので、作業に混乱が生じなくなります。ディスプレイの種類により、この補正ができない場合も有ります。
100%のままで入力作業はできますが、文字表示枠が、画面の拡大率を反映できませんので、作業に制限があります。
「原点位置変更」
デフォルトの通り芯原点位置を、指定します。
新規入力時に、反映されますが、違う位置でＤＡＴＡを保存した場合、そのＤＡＴＡ原点位置が、優先されます。
- 207 -

「壁倍率文字の方向」「Ｙ方向壁に沿って表示」「斜め壁に沿って表示」
デフォルトで、どちらもチェック付となっています。変更はできません。
＜耐力壁倍率＞＜準耐力壁仕様＞「画面上斜め表示する」「画面上斜め表示しない」

・画面上の斜め表示の場合、文字が太くなり、文字の判別が困難な場合がありますが、水平・垂直に入力したつもりでも違っている場合の判断として活用することもできます。

画面上の表示がどちらでも、印刷する内容は、壁に沿って斜め表示します。
画面上のように、文字が太くなることはありませんので、文字の判別に戸惑うことはありません。

「印刷の場合」- 208 -

27-2.ＤＡＴＡ・Printer「自動保存の設定」

１～１０分の間で、自動保存する事が出来ます。
場所：デフォルトフォルダ
ライブラリ＞ドキュメント＞壁Check6
名前：AUTOSAVE.kkcn
正常終了した場合、自動保存した内容は削除します。
異常終了した場合、原則は上記内容で保存します。
間隔と異常のタイミングで保存されない場合もあります。また、内容を変更しない限り、保存しません。
異常終了して、次回起動した場合、読込可能になります。以降の「ファイル」で、操作方法が確認できます。
「フォームタイトル」
ＤＡＴＡを読込むと、「壁Ｃｈｅｃｋ６」＋工事名称で、表示されます。
「壁Ｃｈｅｃｋ６」＋DataFile名に切り替える事が出来ます。
「入力時の床重複」
四角床・三角床入力時に、重複して入力されるかどうか、チェックします。
既に入力され保存されたＤＡＴＡおよび複写・移動した床に対しての重複のチェックは、「ファイル」「四角床・三角床重複等整理」から行えます。
「表示座標範囲の設定」
ここで表示座標を定めます。
Ｘ・Ｙ方向とも、この値に＋－を付けて、範囲とします。－を付けずに入力します。
「日付・時間の印刷」
日付を印刷するか・しないかを基本設定できます。また、印刷をクリックしてからでも、どちらかを選択できます。印刷する場合、「日付＋時間」または「日付」を選択できます。
「バルコニー印刷」

印刷方法を変更できます。チェック付で一般床と同様印刷となり、無しの場合、斜線付で印刷され
ます。
「壁印刷」

「壁厚を太くする」
壁厚を変更できます。
平面図を印刷して、壁が薄く感じた場合は、ここにチェックします。
「壁色を黒にする」（カラー印刷を除く）
壁色をグレー色から黒に変更できます。
ＰＤＦに出力すると、グレー色では、目立たなくなりますので、黒に変更します。
「出力フォント」
印刷する場合のフォントを設定します。
デフォルトは、「ＭＳゴシック」です。

「ＤＡＴＡ保存関連変更」■保存方式変更（チェック有）

新しい命令方法により、ネットワークドライブでも、□保存方法変更

スムーズに保存できる- 209 -

□保存方式変更

今までの命令方法により、ネットワークドライブでも、□保存方法変更

スムーズに保存できる□保存方式変更

今までの命令方法により、作業しているＰＣのドライブ■保存方法変更（チェック有）では、スムーズに保存できるが、ネットワークドライブ
では、保存できるが、非常に遅い。

保存が不安定な場合、他の設定にすると、確実に保存できるようになります。
「床入力図室名リスト」「行間を広くする」
室名リストの行間を広くして、文字を確認しやすくします。
広くすると、長い室名の場合、下記赤枠のように、文字が折り返して表示されますので、枠幅を変化する必要があります。
「室名リスト枠幅」
左記ボタンの数字は、縦スクロール表示時の表示可能な文字数を示しています。
これらのボタンを選択する事により、室名リストの幅が、変化します。

「３」選択
下から２行目は、「１２３」と表示され、一部折り返し表示されます。

「６」選択
下から２行目は、「１２３４５６」と表示されます。

- 210 -

27-3.重心その他係数「重みづけの係数（重心計算に採用）」
重み付係数を採用して、重心を計算しています。
採用しない場合は、屋根・床とも同じ重さとして計算します。
ここで、入力した値は、重心の計算をする場合のみ採用されますが、軸組の接合金物の算定には、影響しません。
参考：

新基準

２０１２年版「木造住宅の耐震診断と補強方法」（一財）日本建築防災協会
軽い屋根＝1.43

一般床＝2.15

重い屋根＝2.00

一般床＝2.60

非常に重い屋根＝3.23

一般床＝2.85「地盤種別係数」
各地で定められている係数を、デフォルトで設定できます。

地盤種類ボタンで、新規入力時の地盤が設定できます。

「風圧時壁量係数」
各地で定められている係数を、デフォルトで設定できます。

- 211 -

９６頁参照

27-4.壁仕様「土塗壁倍率」
デフォルトとして、土塗壁倍率1.0及び1.5を使用する
ときに、チェックを入れます。
物件毎に土塗壁倍率を変更する場合は、「編集」「土塗壁倍率1.0・1.5を採用」にチェックを入れる事により、変更できます。

「編集」最下段「900mm未満の連続壁」面材耐力壁に限る「900mm未満の壁を耐力壁として算定しない」場合でも、900mm未満の壁で連続した場合、隣同士の長さ合計が900mm以上ならば、耐力壁として算定します。
「900mm未満の壁を耐力壁として算定する」場合、上記考慮無しで、全て算定します。
日本住宅木材技術センター講習会Q&A参照
「平面図

壁入力時」

赤枠：一般耐力壁を入力する場合表示されますが、環境設定で表示しないよう指定できます。
特殊壁は、表示されません。
青枠：一般耐力壁を入力する場合表示されますが、環境設定で表示しないよう指定できます。
特殊壁及び準耐力壁等を入力する場合は、表示されます。

- 212 -

「壁入力時のデフォルトボタン」
壁入力時のデフォルトボタンは、通常壁倍率２．０となっていますが、各事務所の好みに合わせて変更します。
「土塗壁と木摺壁の表示切替」
壁倍率は、どちらも０．５です。各部の表示が変わります。
「筋かい 木15*90と鉄筋9φの表示切替」

軸組図での表示が変わります。
「Ｌ１＝１階中柱 1.60 － ２階出隅柱 0.40」
・余裕を考えて、１．０を採用する。
・１．２を採用する。
１階柱のＬ１について参考書に書かれている１階Ｌの数値を、∑Ｌとすると、

Ｌ１＝∑Ｌ－Ｌ２となります。

１階 出隅柱 1.00 - ２階 出隅柱 0.40 = 0.60
１階 中

柱 1.60 - ２階 中柱 0.60 = 1.00

「下記の条件を考慮する」·耐力壁が合板だけの場合、柱のＮ値補正(α)は行わない。
·柱に付く耐力壁が、片側合板でもう一方が筋かいの場合、筋かいのみの補正(α)をする。
·１つの耐力壁が合板＋筋かいの場合、筋かいの種類により、柱のＮ値を補正(α)する。
特別な理由がない限り、チェックして於いて下さい。

27-5.接合部仕様１「接合部の仕様」
告示表三に対応した金物に設定してあります。
その他の仕様に変更したい場合は、ここで設定してください。
「仕様１」「仕様２」で、切り替えます。

「柱入力」「入力接合金物」で強制入力することができます。
Ｎ値ボタンを押すことにより、入力接合金物のデフォルトを設定可能です。
金物仕様により、ホールダウン金物の場合「有」とします。
（へ）の場合、ホールダウン金物以
外もあるので、変更できます。

- 213 -

27-6.接合部仕様２「接合部の仕様」
独自の金物符号及び金物仕様に変更できます。
でも、Ｎ値及び必要耐力は、１４６０号表三と同じ値です。
こちらの仕様に設定したい場合は、「接合部仕様１」欄
上部で、設定してください。

27-7.床倍率「床倍率の算定」「木造住宅のための構造の安定に関する基準解説書」２０２２年（公財）日本住宅・木材技術センター「火打梁負担面積算定方法」

小数点第２位以下を、「切捨」（デフォルト）・「四捨五入」・「切上」に切り替えます。
「木造住宅のための性能表示」２０２２年版構造編９９頁参照「地域基準風速」

よく利用される風速を設定すると、新規入力する場合にその値が選定されます。

- 214 -

27-8.準耐力壁等「階高」
平家建の場合と、２階建ての場合の階高を設定してください。

性能表示計算「概要」で、階高を印刷する場合、この数値を印刷します。
「横架材間内法高さ」
平家建の場合と、２階建ての場合の内法高さを設定してください。
ここで設定した高さは、「ＤＡＴＡ保存」で各物件の高さとして、保存されます。

「天井高さ」：

平家建の場合と、２階建ての場合の天井高さを設定してください。

「腰壁等開口高さ」：「面材壁倍率」

外部で２種類、内部で３種類の設定が出来ます。しかし、②の木摺り片面は、変更するこ：

４種類に分けて、高さを設定します。

とができません。面材の種類名称と、壁倍率を設定します。
「外部＋内部」：

外部でと内部の面材を合算したものを、準耐力壁等として配置できるように設定します。
それぞれの番号を選択します。

青枠「横架材間内法高の説明」
壁量等の基準（令和7年施行）に対応した表計算ツール(公財)日本住宅・木材技術センター

在来軸組工法用および多機能版の解説・注意事項より
横架材間寸法平家建

１階：階高(mm) - 105 mm

２階建

１階：

階高(mm) - 120 mm

２階：

階高(mm) - 105 mm

27-9.ＤＸＦ関連「25-3.ＤＸＦ読込・出力」を参照してください。

平面図に金物符号を出力する場合
・２階接合金物から１階接合金物が決定された場合、符号前に「*」を出力するかどうか・強制入力した接合金物で決定された場合、符号前に「@」を出力するかどうか
画面・印刷及びＤＸＦで適用されます。

- 215 -

２８．ファイル
-1.ファイル-2.バックデータ-3.環境設定削除-4.建物重量環境設定削除-5.建物重量デフォルト値読込-6.異常終了後の回避措置-7.入力枠の文字をマウスクリックで選択状態にする-8.ＤＸＦ出力・読込-9.接合金物再計算-10.壁重複整理-11.四角床・三角床重複等整理-12.壁Check6フォルダ内確認- 216 -

28-1.ファイル
環境設定「DATA・Printer」「自動保存」「自動保存する」にチェックを入れた後、異常終了し、次回起動した時、自動保存ＤＡ
ＴＡが存在すると、赤丸の内容が表示されます。
間隔時間と異常終了のタイミングで保存されない場合もありますし、ＤＡＴＡの変更が無い場合は、保存されませんので、表示されません。
赤丸部分をクリックすることにより、自動保
存された内容を開く事ができます。

起動時メッセージ「新規作成」
ＤＡＴＡを、新規作成します。
それまで作業していたＤＡＴＡは、全て消去されます。もし、誤って押しても判断を促すメッセージが表示されますので、それに従って下さい。
「開く」
既に保存されたＤＡＴＡを、開く準備をします。

デフォルトの読込先は、「マイドキュメント」「壁Ｃｈｅｃ
ｋ６」のフォルダとなります。
一度設定した内容は、変更するまで保持されます。

右下赤丸部分を変更することにより、その他のＤＡＴＡを開く事が出来ます。
原則として、床・壁の内容です。壁倍率は、自動化していますが、設計者の判断と違っている場合がありますので、確認が必要です。
このフォームから、ドラッグ＆ドロップで、他のフォルダ（エクスプローラで別のフォルダを開いている場合）にコピーできますし、メールに添付することもできます。
「ＤＡＴＡフォルダをクリップボードへ」より、エクスプローラの操作で、コピーまたは添付もできます。
- 217 -

「Drag&Dropによるファイル読込」

左 記ボタ ンよ り、読 込画面になります。

読込画面
左 記赤丸 に、 エクス プロー
ラ等で、ファイルを選択し、Drag&Dropすることにより、
読 み込む こと ができ ます。

- 218 -

「ＤＡＴＡフォルダから開く」

ＤＡＴＡを読込・保存するフォルダを、設定しながら、読込作業となります。
３通りのフォルダを取り扱います。
・現在作業中のフォルダ
最初の作業用フォルダは、デフォルトフォルダとなります。
その後、使用者の判断により、読込・保存時にフォルダを変更することができます。
・デフォルトフォルダ
最初の作業用フォルダ及び環境設定等の重要なファイルの保管場所となります。
プログラムのインストール・アンインストールでは、削除できません。
この場所は、変更することはできません。
「マイドキュメント」「壁Ｃｈｅｃｋ５」のフォルダとなります。
・退避フォルダ
作業中のフォルダの場所を、退避できます。
これにより、違うフォルダに移行しても、簡単に戻ることができます。
退避フォルダの設定方法
・「デフォルトフォルダから設定」を選択した場合、現在作業中のフォルダが、デフォルトフォル
ダでなければ、「退避フォルダ」として設定するか、確認メッセージが表示されます。
・「退避フォルダから設定」を選択した場合、現在作業中のフォルダが、デフォルトフォルダまたは退避フォルダでなければ、「退避フォルダ」を作業用フォルダとして設定後、今までのフォルダを「退避フォルダ」に設定するか、確認メッセージが表示されます。

「ＤＡＴＡフォルダをクリップボードへ」保存したＤＡＴＡフォルダが何処にあるか、確認できるように、クリップボードにコピーして、エクスプローラに右クリックで貼付て確認できるようにしました。

「上書き保存」
上書き保存します。
ファイル名が付けられていない場合は、「名前を付けて保存」に、切り替わります。

- 219 -

「名前を付けて保存」

名前を付けて保存します。
拡張子は付けないでください。

デフォルトの保存先は、「マイドキュメント」「壁Ｃｈｅｃｋ６」のフォルダとなります。
一度設定した内容は、変更するまで保持されます。

28-2.バックデータ「バックデータ読込」「新規ＤＸＦ読込」
バックデータとして表示させるＤＸＦを、読み込みます。
表示されている階数に応じて、階数分のＤＸＦを用意して、それぞれの階で、読み込みます。

- 220 -

読込原点で、（０，０）の位置を何処に設定するのかを指定できます。
原点中央は、それぞれの階で読み込んだＤＡＴＡの真ん中に原点を設定します。
読込後、「編集」「原点移動」で、修正できます。
「制限」
１．変換できるＤＡＴＡは、線、円（半円等は除く）、文字です。
２．各階共１０００個のＤＡＴＡを読み込みますが、多い場合は打ち切りとなります。
３．線の色は、デフォルトです。
４．線の種類も変換されます。
５．文字を書く場合は、水平方向が基本です。寸法等で９０度回転した文字でも、水平に表示します
ので、各ＣＡＤで、水平にして表示してから変換します。
注意：読み込むＤＡＴＡの座標は、全て小数点１位までとし、それ以下は切り捨てます。極僅かです
が、誤差が生じる場合もあります。
「保存ＤＡＴＡ読込」
一度読み込んだバックデータを、読み込みます。全ての階が、一度で読み込みできます。
「バックデータ保存」
一度読み込んだバックデータを保存します。一度の操作で、全ての階が保存できます。
これは、物件ＤＡＴＡの中には保存されません。それとは別に保存され、その数は１つだけとします。
「バックデータ用新規ＤＸＦの作成方法」

ＤＸＦに変換するＤＡＴＡを用意します。シンプルな状態にすると、次の事が簡単になります。

- 221 -

壁芯を入力します。

柱の位置を入力します。「端点」「交点」で、柱の芯を認識できるように工夫するように、努力してください。

壁芯・柱位置・開口部を少ない線で認識できように、他の線等は、削除します。
この状態で、使用しているＣＡＤで、ＤＸＦに変換します。

ＤＸＦに変換する場合、出力DXFのバージョンは、
一番古いものを指定して操作します。

- 222 -

28-3.環境設定削除
・起動時に、今までと違う画面や、読込・保存ができない等、不具合を感じたら、使用します。
・環境設定の内容で、変更できないような内容になった場合、デフォルトに戻す為に、使用します。

28-4.建物重量環境設定削除
・建物重量で、「登録」した内容に不具合を感じた場合に使用します。
・これにより、プログラム内に設定されている値が、デフォルト値となります。

28-5.建物重量デフォルト値読込
・建物重量の初期値を変更していると、最初に戻って設定したい場合に使用します。
・ここで表示される内容は、建物重量で「登録」した内容となります。

28-6.異常終了後の回避措置
起動している時に異常終了すると、次回起動時に、不都合が出る場合があります。それは、複数台起動に対応するファイルが削除されなくて、新規に起動しても、２台目または３台目とそのファイルに記入される為に起こる現象です。
この部分を選択することにより、そのファイルを削除して、新規に起動することが可能になります。

28-7.入力枠の文字をマウスクリックで選択状態にする
通常の場合入力枠をクリックしても、特に変化しない。

チェックを付けた場合入力枠をクリックしただけで、文字全部が選択状態になる。

- 223 -

28-8.ＤＸＦ出力

１．筋かい・金物等の平面図出力
表示されている階で、部屋線・柱・耐力壁・壁倍率・筋かい方向・接合金物・金物算定軸力を、ＤＸＦで出力します。接合金物等は、一旦計算しないと出力できません。
斜め壁は、壁芯で変更し、壁倍率は表示しますが、筋かいの方向以降は、出力されません。
線色・レイヤ・文字の大きさは、変更できません。
２．壁量計算・偏心率計算の出力
計算結果を図面化出来ます。現場での変更が生じた場合、一式の図面の中に結果が有れば、即対応が出来ますし、施工者にも壁量計算等の認識も増すものと思われます。
注意事項
Windowsの場合、フォントの書体は「ＭＳゴシック」等、Ｐが付かないものをお薦めします。これによって、表記が順序よく整理されます。
また、下記に示す２乗の表記が場合によって、ズレが生じますので、各ＣＡＤで修正してください。

- 224 -

ＤＸＦ読込「ＤＸＦ図面読込」（概要・精算面積入力）
ＤＸＦ変換された立面図ＤＡＴＡを、読み込みます。各方向毎に変換して於いて下さい。ＤＸＦの仕様は確認していませんので、全ての変換されたＤＡＴＡが対応しているかどうか解りません。ＤＲＡ
ＣＡＤ及びＪＷＷで変換されたＤＡＴＡは確認しています。

ＤＸＦに変換する場合、出力DXFのバージョンは、一番古いものを指定して操作します。
変換操作が上手くいかない場合は、読込を断念し、印刷フォーム（左記）で「立面図」を指定して、ヘッダーのみの頁を出力し、それに下記画像のような内容を転写して、使用できます。

読み込まれたＤＡＴＡを破棄して、何もない状態にします。

印刷フォームＤＸＦのＤＡＴＡ読込状態になります。
Ｘ方向、Ｙ方向それぞれ別のＤＡＴＡを読み込みます。
概要入力画面に戻ります。
それぞれの方向で、図面を表示します。
「制限」
１．変換できるＤＡＴＡは、線、円（半円等は除く）、文字です。
２．各方向共１０００個のＤＡＴＡを読み込みますが、多い場合は打ち切りとなります。
３．線の色で、一般色はそのままですが、その他の場合は緑になります。
４．線の種類も変換されます。
５．線の幅は２種類です。環境設定で、指定してください。
６．文字を書く場合は、水平方向が基本です。寸法等で９０度回転した文字でも、水平に表示しますので、各Ｃ
ＡＤで、水平にして表示してから変換してください。
７．各座標で一番下の座標をＺ0として表示します。横方向の寸法線を書く場合は、建物の上部分に記入してください。
８．下に標準的な図面を示しますので、参考にしてください。

- 225 -

「環境設定」読込：「表示色と線幅」
ここでチェックした色の線幅を広くします。
読み込んだ立面図の外枠を太くすると、見やすくなります。
読込文字の制限
ＣＡＤによっては、意に反したＤＸＦ変換するものがあります。ＣＡＤの環境設定等をその中に入れて、他のもので読んだ場合、少しでも変換前と同じになるようにと考えられたもののようです。
その文字列が非常に長いものなので、文字数を制限して読み込まないようにすることが出来ます。
デフォルトは、１０文字以上の文字列は、読み込みません。
出力
柱幅：柱の大きさを入力します。

筋かい記号：方向を示す記号の大きさを指定します。

文字タイプ：文字について、通常は一般を選択します。特に DRACAD for WIN では、特殊にして「ＭＳ Ｐ ゴ
シック」で読み込むと、平面図では綺麗に表示されますが、壁量計算等では「ＭＳゴシック」

推奨しますので、時々に応じて使い分けてください。特殊は、文字幅を０にしてありますから、ＪＷＣで読み込むと文字が表示されません。

- 226 -

28-9.接合金物再計算

接合金物再計算

このボタンで、通常金物計算を行い、既に計算済みの場合は、直ぐに一覧表を表示します。
しかし、壁を追加・削除・仕様変更等をした場合、もう一度計算を仕直さなければなりません。
万が一、再計算がなされない場合は、「ファイル」の「接合金物再計算」で、確実に計算できます。

28-10.壁重複整理
重複した壁がある場合、これを選択することにより、新しく入力したものから、整理されます。

28-11.四角床・三角床重複等整理a)床入力時、部屋を入力している途中で、属性編集・削除等において、不具合が生じる場合があります。
これは、入力した部屋と、今までのＤＡＴＡが重なってしまうことにより、生じますので、これらを解決します。これにより、一部の部屋が削除される場合があります。
b)今までのＤＡＴＡ読込後または床入力画面で、複写・移動後に床の重複チェックが行えます。
尚、重複が確認された場合、その床を削除しますので、意図しない床の配置になる場合が有ります。

- 227 -

28-12.壁Check6フォルダ内確認

本体フォルダハ ードプロテ クト版仕様の場合、このフォルダで、「ＨＡ ＳＰ接続用 プログラム」の有無が確認できます。
こ こにあるプ ログラム等を削 除すると、 動作異常が起こります。

デフォルトＤＡＴＡ
フォルダ

フ ァイルを関 連付けしてい無い場合、壁Check5のアイ
コ ンは、表示 されません。

・ファイルを選択して、「開く」を押しても、そのまま終了します。
・通常の「ドラッグ＆ドロップ」で、ファイル操作できます。
・ファイル選択後、右クリックで、いろいろな操作もできます。
- 228 -

２９．読込履歴集-1.読込履歴- 229 -

29-1.読込履歴

読込履歴制限最大２０行まで表示できます。

読込方法
希望の物件の読込履歴を、左クリックすると、読み込む事が出来ます。
記入されている場所に、ファイルが無い場合は、履歴を削除するか、問い合わせます。
履歴削除
１行読込履歴を削除する場合は、指定行を右クリックします。
全読込履歴を削除する場合は、最下段の「全読込履歴削除」を左クリックします。
起動当初は、読込履歴がありませんので、使用できません。

- 230 -

３０．編集-1.編集-2.原点移動-3.データ２点移動-4.原点自動移動-5.一般壁量関連編集-6.性能表示関連編集- 231 -

30-1.編集
現在の作業に必要な編集項目のみ表示しています。
「１つ戻る」「戻る」ボタンと同じ働きをします。
床・壁・柱等で、今入力したＤＡＴＡを削除します。
「原点移動」
後述の「30-2.原点移動」を、参照してください。
「データ２点移動」
後述の「30-3.データ２点移動」を、参照してください。
「原点自動移動」
後述の「30-4.原点自動移動」を、参照してください。
「補助線全削除」
階毎に、補助線を全て削除します。
「補助線延長・短縮」・・・分割ラインも同様な操作可能です。

「柱負担面積」を選択した場合「編集」より「補 助線延長・ 短縮」を選択します。

変更する補助線を左クリックすると、赤く表示されます。

任意の場所を左クリックします。
その指定した点から、上記で選択した線に直角に下ろした点を計算し、補助線が延長または短縮されます。
これらの操作を終了する場合は、右クリックします。

- 232 -

「補助線コーナー連結」・・・分割ラインも同様な操作可能です。

「編集」より「補助線コーナー連結」を選択します。

連結する最初の補助線を左クリックすると、赤く表示されます。

もう１つの補助線をを左クリックします。
最初の線と、次に指定した線が交わる点を計算し、それぞれの線を延ばして、コーナーを作成します。
これらの操作を終了する場合は、右クリックします。

「全ての床・壁・柱を上階へ複写」
その階に入力されている床・壁・柱の全てを上階へ複写します。入力されていなければ、省略します。
共同住宅等を入力する場合、作業の手間が省けます。
「四角床全削除」「三角床全削除」「小屋裏物置全削除」
階毎に、各種床ＤＡＴＡを全て削除します。

「1/4床

削除」
表示されている階の、上下左右を個別に削除します。
また、「全削除」は、現在表示されている階・方向のＤＡＴＡを、全て削除します。
1/4床の入力が出来ない時に、使用して下さい。

- 233 -

「部屋線消去全削除」
階毎に、部屋消去線を全て削除します。
「耐力壁全削除」
階毎に、耐力壁を全て削除します。
「斜め壁削除」

斜め壁の各方向長さ誤差が、50mm未満と100mm未満で削除できます。
これは、入力時の不正確さにより、画面には表示されない、縦または横ではなく、微妙に斜めになっている壁を削除する為のものです。
「単柱全削除」「通し柱全削除」「出隅柱全削除」
階毎に、単柱・出隅柱を全て削除します。
「通し柱全削除」は、階に関わらず、全て削除します。
「梁全削除」
階毎に、梁を全て削除します。
「通り芯一括作成」

Ｘ方向・Ｙ方向の壁の座標に通り芯を作成します。入力不良による僅かな傾き壁は、無視します。
その他の通り芯の作成は、手動で行って下さい。
「通り芯全削除」
各方向で、通り芯を全て削除します。
「通り芯一括任意文字変更」

左は、デフォルトの通り芯を表示しています。それに合わせて、右側に任意文字を入力し、「設定」
ボタンを押します。

- 234 -

「通り芯一括座標変更」

赤枠内座標は、明らかに入力間違いしている値を示しています。
この部分を直接編集して、正規の座標にしますが、誤差100mm以上の値は入力しても、拒否します。
この場合は、通り芯を削除して、入力状態「端点」で、壁・柱を指定すると、正確に入力できます。
尚、性能表示計算「耐力壁線」「通り芯の直接座標変更」でも、同様の編集が可能です。
「表示座標範囲外ＤＡＴＡ削除」

環境設定で定めた距離または入力した範囲線より外の全階全てのＤＡＴＡを削除します。
「表示座標範囲線削除」

入力した表示座標範囲線を削除します。
これにより、環境設定で定めた距離が、優先されます。
「室名リストの修正」

左記の編集画面を表示しますので、修正後「設定」ボタンで、保存されます。

「室名リストの再読込」
修正した室名リストを再読込します。
「Ｌ１＝１階中柱 1.60 － ２階出隅柱 0.40」

・１．０を採用する。
・１．２を採用する。
１階柱のＬ１について参考書に書かれている１階Ｌの数値を、∑Ｌとすると、
１階 出隅柱 1.00 - ２階 出隅柱 0.40 = 0.60
１階 中

柱 1.60 - ２階 中柱 0.60 = 1.00

- 235 -

Ｌ１＝∑Ｌ－Ｌ２となります。

「壁倍率 0.5を土塗壁で表示」

通常、壁倍率0.5は、「土塗壁」で表示しますが、チェックを外すと、「木摺」と表示します。
デフォルトで、指定したい場合は、「環境設定」「壁仕様」で行います。
「土塗壁倍率 1.0・1.5 を採用」
物件毎に、土塗壁倍率を変更する場合、選択します。
デフォルトで、指定したい場合は、「環境設定」「壁仕様」で行います。

☑「土塗壁倍率 1.0・1.5を採用」
１．壁倍率1.0以上を入力します。（壁倍率0.5が変更するわけではありません。）
２．軸組図で、壁倍率1.0以上の壁をクリックして、「土1.0」または「土1.5」と表示させる。
いろいろな組合せがありますので、表示させるのが、大変かもしれません。
３．特殊壁の仕様を設定すれば、簡単に入力できます。

30-2.原点移動「バックデータ表示」にチェックが付いているかどうかで、原点移動の対象ＤＡＴＡが異なり、付いている場合
は、「バックデータ」が対象となり、他の場合は、一般ＤＡＴＡとなります。

「移動する」
次の「全ＤＡＴＡ」「表示階」の選択に写ります。
「前に戻す」
移動した直後に限って、直前の原点位置に戻します。

「全ＤＡＴＡ」
全ての階のＤＡＴＡが、対象となります。

- 236 -

「表示階」
表示している階が、対象となります。対象が一般ＤＡＴＡで、表示が１階の場合に限って、通り芯も移動しますが、その他の階の場合は、そのままです。

移動量のそれぞれの座標欄に、数値を入れれば、その位置に原点が移動できます。

「位置指定」

これをクリックすると、画面上の点を、それぞれのスタイルに応じた点を読み込むことが出来、「ＯＫ」することによって、その点に移動します。

30-3.データ２点移動「移動する」
次の「全ＤＡＴＡ」「表示階」の選択に写ります。
「前に戻す」
移動した直後に限って、直前の位置に戻します。

「全ＤＡＴＡ」
全ての階のＤＡＴＡが、対象となります。
「表示階」
表示している階が、対象となります。

30-4.原点自動移動

原点を、１階の中央点付近に移動します。
Ａ．１階中央点座標／（グリッド×２）で小数点以下は四捨五入する。
Ｂ．移動距離＝（グリッド×２）×Ａで求めた倍数
Ｘ方向・Ｙ方向とも同様ですが、Ａの倍数が０の場合は、移動しません。
印刷内容の平面図・軸組図が片寄っている場合、使用すると中央あたりに表示できるようになります。
- 237 -

30-5.一般壁量関連編集「全ての床・壁・柱を上階へ複写」
全ての床・壁・柱を上階へ複写することが、可能となります。
「四角床全削除」「三角床全削除」

表示されている、それぞれの床の全削除が可能です。

「多角形床全削除」「耐力壁全削除」

表示されている、耐力壁の全削除が可能です。

「斜め壁削除」

微妙な角度の斜め壁が削除可能です。

「Ｌ１＝１階中柱－２階出隅柱」

Ｌ１の算定方法を変更できます。

「土塗壁倍率1.0・1.5を採用」

土塗壁倍率を変更できます。

「壁倍率0.5を土塗壁で表示」

壁倍率0.5の表示を変更できます。

「単柱全削除」「通し柱全削除」「出隅柱全削除」「入力接合金物削除」

表示されている、それぞれの部位の全削除が可能です。

「梁全削除」「小屋裏・太陽光Ｐ全削除」「部屋線消去全削除」
「1/4床

削除」

「柱負担面積全削除」「柱負担梁ライン削除」「柱負担分割ライン削除」「面積ライン削除」「壁長ライン削除」- 238 -

30-6.性能表示関連編集
現在の作業に必要な編集項目のみ表示しています。
「準耐力壁・腰・垂壁等全削除」
階毎に、準耐力壁・腰・垂壁等を全て削除します。
「耐力に加算できない腰・垂壁削除」
階毎に、下記内容により耐力に加算できない腰・垂壁があれば、削除します。
・長さ90cm未満の壁・長さ200cmを超える壁
・両端に耐力壁または準耐力壁が接続しない壁「床剛性全削除」
階毎に、床剛性を全て削除します。
「火打梁全削除」
階毎に、火打梁を全て削除します。
「火打梁一括変換」
階毎に、火打梁の種類が２種類以上になった場合、１種類にまとめる事が出来ます。「火打梁の種類」より選択し、「変換」ボタンで変換します。

「耐力壁線の設定」

耐力壁線が既に設定されていても、全て初期化して、新たに設定し直します。
「床区画一括作成」

床区画が既に作成されていても、全て初期化して、新たに作成し直します。
「床区画削除」

・表示さている床区画、階別床区画、全階床区画と区別して、削除します。

- 239 -

３１．表示-1.表示- 240 -

31-1.表示
現在の作業に必要な表示項目のみ表示しています。
「グリッド表示」
平面図のグリッド表示を切り替えます。
「補助線表示」
平面図の補助線の表示を切り替えます。
「部屋名表示」
部屋名の表示を切り替えます。
「標準壁表示」「斜め壁表示」

入力の不正確さによる誤差を表示します。
<50mmの壁は、意図して斜めにしたものではないと思われますので、削除された方がよいと思われます。
「筋かい方向表示」
筋かいの方向の表示を切り替えます。
三角形の頂点方向が、柱頭に取り付き、底辺方向が、柱脚に取り付きます。

「壁倍率＋仕様番号表示」にチェックを入れると、壁倍率に対する仕様番号も一緒に表示する。
その仕様番号に対する壁の内容は、「耐力壁仕様一覧」をクリックして、確認する事ができます。
- 241 -

「耐力壁仕様一覧」「入力内容一覧」

使用している壁の構成を、一覧として表示します。
入力されているＤＡＴＡ内容を表示します。

思わぬ内容が入力されている場合、確認できます。

「耐力壁配置確認（直下率）」「直下耐力壁・柱詳細は、18-5.耐力壁の配置＜耐震壁・柱有無表示」

直下率＞を参照「通芯表示－環境設定内容」

環境設定で選択した内容で、通り芯を表示します。
「通芯表示－任意軸名」
クリックするとチェックが表示され、「通芯（デフォルト）表示」より優先して、通り芯が任意軸名で表示されます。印刷時の軸名も、同様になります。
「通芯（デフォルト）表示」
クリックするとチェックが表示され、通り芯がデフォルト（X1とかY1等）表示されます。
環境設定で、通芯の名称が変更できますが、軸組の部分印刷・耐力壁線の合算等で、デフォルトの通りを指示しなければなりません。その場合、簡単に確認できます。

- 242 -

「金物平面表示」
平面図に、建告１４６０号表三符号を表示します。
表示した場合丸印は、ホールダウン金物

表示しない場合「金物Ｎ値平面表示」
平面図に、建告１４６０号表三符号及びＮ値を表示します。壁倍率は表示しません。
「金物数量一覧」
金物の各種類の個数が、確認できます。
「一般表示」
クリックするとチェックが表示され、一般データが表示できます。
通常の操作入力で、使用します。
「一般＋バックデータ表示」
クリックするとチェックが表示され、一般データとバックデータが表示できます。
この時、「端点」「交点」をサーチする場合は、一般とバックデータのそれぞれに吸着します。
壁入力の時、床の表示は省略して、バックデータを表示します。その端点、交点等を駆使して、壁を入力できます。ですから、グリッドに乗らないような壁がある場合、とても重宝すると思います。
「バックデータ表示」
クリックするとチェックが表示され、バックデータが表示できます。
この時、「端点」「交点」「線上点」「垂直点」「中点」をサーチする場合は、バックデータのそれぞれに吸着します。「原点移動」、「データ２点移動」も同様です。
「床入力時柱壁表示」
クリックするとチェックが表示され、床入力時に柱及び壁が表示できます。
柱壁に合わせて、床を変更する場合使用すると便利です。
「床入力時塗床表示」

塗床表示を切り替えることが出来ます。今まで他の床に隠れて見えない部屋が、確認できます。
「水平構面床倍率一覧」

前述の「床剛性の入力」参照「床区画＋床剛性表示」

１つの床区画内に、複数の床剛性がある場合、確認が容易になります。
床区画を選択状態にすると、もっと確認しやすくなります。
「床剛性認識番号表示」

床剛性を入力した順番が確認できますが、通常は意識しなくて結構です。
「床剛性範囲下地塗」

床剛性入力で、説明しています。
- 243 -

「許容偏心距離表示」
クリックするとチェックが表示され、重心を中心としてＸＹ許容偏心距離による四角形が表示されます。
「グリッド・画面」を参照
許容偏心距離表示する「表示座標範囲線表示」

許容偏心距離表示しない

赤色破線で表示「環境設定」「DATA・Printer」の「表示座標範囲の設定」
で、枠線の距離を変更することができます。
原点から、上下左右に同じ距離で表示しますので、建物の中心を、原点近くにすることを、お薦めします。
「編集」の「表示座標範囲外ＤＡＴＡ削除」で、枠の外に存在するＤＡＴＡを、削除することができます。

- 244 -

「建物床外周線表示」

紫色破線で表示

通常、建物床外周線を表示す
ると、左記の表示となります。
こ の枠は 、１ ・２階 とも同じ 寸法で 、表 示され ます。

床の属性編集等で、設計者の思っていない場所に、床が存在する場合があります。
このような場合、建物床外周
線を表示させると、予想外の形で、表示されます。

上記は、建物の右側に床が入力された場合を、解りやすく表示しましたので、削除ボタン（青い消しゴム）で、直接削除できますが、画面を縮小しても、右に移動しても、表示できない部分に、床等が、存在する場合があります。
その場合は、「編集」の「表示座標範囲外ＤＡＴＡ削除」を駆使して、削除することができます。

- 245 -

「重心・剛心の基点距離」

基点
重心・剛心の位置を、建物各方向の最大値・最小値の組み合わせによる「左下」「左上」「右上」「右下」からの距離で、表示します。

「サブパネル表示」
クリックするとチェックが表示・非表示され、サブパネルが表示・非表示になります。サブパネルが表示されている場合、そのパネルをダブルクリックで、非表示することもできます。

- 246 -

３２．ベタ基礎-1.材料の許容応力度-2.水平荷重時応力算定-3.接地圧算定-4.基礎スラブ算定-5.基礎梁算定-6.人通口開口部算定-7.各種計算式等-8.印刷-9.その他

これ以降については、下記参考図書等を十分理解してから、ご使用願います。検査機関から内容の説明は、設計者ご自身で解決して下さい。計算結果の数値に異常がある場合は、プログラムの修正に対応します。
参考図書
小規模建築物基礎設計指針：日本建築学会
木造軸組工法住宅の許容応力度設計：企画発行
H12建告第1454号- 247 -

（公財）日本住宅・木材技術センター

32-1.材料の許容応力度
計算内容
コンクリートの材料定数
Ｆc＝18(N/mm2)

γ＝23.0(kN/m3)

Ｅ＝2.060×104(N/mm2)

Ｇ＝0.858×104(N/mm2)

Ｆc＝21(N/mm2)

γ＝23.0(kN/m3)

Ｅ＝2.168×104(N/mm2)

Ｇ＝0.903×104(N/mm2)

Ｆc＝24(N/mm2)

γ＝23.0(kN/m3)

Ｅ＝2.267×104(N/mm2)

Ｇ＝0.945×104(N/mm2)

ヤング係数：
Ｅ＝3.35×104×(γ／24)2×(Ｆc／60)1/3
せん断弾性係数：
Ｇ＝Ｅ／(2×(1＋ν))
許容圧縮応力度：
ｆc＝1/3Ｆc
許容せん断圧縮応力度：
ｆs＝1/30Ｆcかつ(0.49＋1/100Ｆc)以下
許容付着応力度

異形鉄筋（上端筋）：

ｆa＝1/15Ｆcかつ(0.9＋2/75Ｆc)以下
許容付着応力度

異形鉄筋（その他）：

ｆa＝1/10Ｆcかつ(1.35＋1/25Ｆc)以下
A.コンクリートの許容応力度(N/mm2)
長期

短期

圧縮

せん断

圧縮

せん断

Ｆc18

6.00

0.60

12.00

0.90

Ｆc21

7.00

0.70

14.00

1.05

Ｆc24

8.00

0.73

16.00

1.09

B.異形鉄筋のコンクリートに対する許容付着応力度(N/mm2)
長期

短期

上端筋

その他

上端筋

その他

Ｆc18

1.20

1.80

1.80

2.70

Ｆc21

1.40

2.10

2.10

3.15

Ｆc24

1.54

2.31

2.31

3.46

C.鉄筋の許容応力度(N/mm2)
材質

長期

SD295A

短期

引張・圧縮

せん断補強

引張・圧縮

せん断補強

195

195

295

295

SD345

＜D29

215

195

345

345

SD390

＜D29

215

195

390

390

- 248 -

32-2.水平荷重時応力算定

①

②

③

④

⑤

⑥

丸数字は、基本的な流れを示します。
以 降で表示さ れる数値は、
他 の部分との 関連性は、ありません。
緑枠「タイプＡ」「タイプＢ」
は 、建物辺長 と、屋根方向による選択です。
黄緑欄内は、入力可能です。
その他の枠は、「計算」「設定」「複写」等の ボタンで、 表示します。
上部青枠「上書保存」
ベ タ基礎以外 の内容も含めて、上書保存します。
一時保存は、「名前を付けて保存」「上書保存」しない限
り 、次回読込 時には、反映されません。
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
「一時登録」
ベ タ基礎作業 中の一時登録で す。ここで 登録しないと接 地圧算定等 で、内容を使用できません。

建物外部長長さ及び断面係数
赤枠をマウス左クリック
上図緑枠で、タイプＡが選択されているので、その入力方向の建物長さを複写します。

- 249 -

青枠をマウス左クリック
上図緑枠で、タイプＢを選択した場合、入力
方向を９０度回転した建物長を複写します。
切妻・片流屋根の場合、桁行方向の壁面積を調整する為です。
平面が、凸凹している場合は、設計者の判断で、長さを入力します。
検討平面図
整形

右下変形

棟

棟

梁間方向→
L11

L11

↑桁行方向
L12a

L12b

「右下変形」タイプ、その他等の場合、「辺長複写」ボタンでは、L12bの寸法が入力されます。
L12aの寸法を直接入力する方が、妥当と思われます。
２階建で、L12が極端に小さな寸法で無ければ、水平荷重で建物基礎に影響が出る事は無いと思われます。
※計算方法①-2および②-1で、建物辺長を入力する場合は、変更する必要は無いと思われます。
外壁長さより壁面積を求め、壁重量を計算するだけで、断面係数とは無関係です。
建物各高さ「h0 h1 登録」
各事務所により決まった数値が、登録できます。
「高さ複写」
メイン画面「準耐力壁等」で、表示されている
階高を複写します。h4は、各自の入力です。
「高さ設定」
各高さを自動計算し、数値を入力します。
梁間・桁行方向の高さ・見付縦・見付巾・見付面
積の数値を入力します。
「Ｈ」
不都合な数値の場合、変更可能です。
- 250 -

切妻屋根または寄棟屋根の場合選択
桁行方向・梁間方向に対する見付面積の算定方法を理解する必要があります。
寄棟屋根の場合、梁間方向の見付面積は、減少します。

片流屋根の場合選択

陸屋根の場合選択

桁行方向・梁間方向に対する見付面積の桁行方向・梁間方向に対する見付面積は、算定方法を理解する必要があります。

同じ高さで算定します。

風圧荷重時
平12建告第1454号より、各係数・風圧力を計算します。
「登録」
地表面粗度区分及び風速が、登録できます。
「速度圧計算」
地表面粗度区分・高さ等より各係数を求めます。

「風圧力計算」
kz・Cfから、風圧力を計算します。

- 251 -

各方向の風圧時応力Whw

見付縦・見付巾・見付面積は、緑の場合入力可能です。

M = Pw x h

軒見付縦寸法梁間方向：

h4 + 下階高

桁行方向：切妻・片流れ

h4 / 2 + 下階高：陸屋根

h4 + 下階高

/ 2
/ 2

/ 2

設計者の判断で、変更可能です。
軒見付巾寸法は、建物辺長を基本としますが、変更可能です。

赤枠をクリックすることにより、入力フォームが変わります。
「見寸法・面積の切替」グレー：見付縦・見付巾の数値より、「見付面積計算」で、面積計算ができます。
「見寸法・面積の切替」青：見付面積入力可能です。
寄棟屋根の場合、減少した見付面積を入力する事ができます。
「風圧時計算」：各方向の風圧時応力Whwを計算します。
見付面積の考え方
棟高
h4

軒高
1/2

h3
1/2

2FL

1/2
h2
1/2

1FL

GL h1
建物横巾 L12

L11

桁行方向

梁間方向
- 252 -

桁行方向は、片流れ・切り妻屋根の場合、赤いクロスラインの (h4/2＋h3/2) x L12（又はL22）として、軒位置の見付面積を算定しています。
2FL床位置は、赤い斜線部の (h3/2+h2/2) x L12 として算定しています。
梁間方向は、赤いクロスラインの (h4＋h3/2) x L11（又はL21）として、軒位置の見付面積を算定しています。上図梁間方向の軒の出は考慮していませんので、考慮する場合は、直接面積を入力する必要があります。
2FL床位置は、赤い斜線部の (h3/2+h2/2) x L11 として算定していますが、軒の出を考慮する
場合は、直接面積を入力する必要があります。
地震時

M = Pe x h「地震時荷重複写」
メイン画面「必要壁量・Qe」の「階に生ずる地震荷重Ｐe」を複写します。
「地震時計算」
応力度計算を行い、各方向の地震時応力Wheを計算します。
採用水平荷重時応力度

赤枠：耐風等級２を選択した場合、チェックする部分が表示されます。
青枠：耐震等級２・３を選択した場合、チェックする部分が表示されます。
「耐風耐震等級時計算」
それぞれの応力が表示されます。
「採用応力度」
風圧時・地震時の各応力を比較して、最大のものを、採用します。
「一時登録」
入力内容を一時登録します。
登録しないと、他の部分で使用できませんし、「印刷」できません。
「内容クリア」
新規状態にします。
- 253 -

32-3.接地圧算定

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦
⑤ ⑥は、 短期 で検討 する場合を示す。

「選択番号」
新規入力の場合、選択番号ボタンに符号名は、記載されていません。
「接地圧」以降を入力し、「接地圧計算」を押して計算が完了する事により、「一時登録」でき、選択番号に符号名が表示されます。

「接地圧」「上屋単位重量をW1に複写」
メイン画面「詳細建物重量」または「簡易建物重量」下部の「ベタ基礎必要耐力」「上屋部分（立上り含）」から、複写します。
「単位重量計算」
単位重量合計 ＝ W1単位重量 ＋ 基礎スラブ単位重量「一時登録」
入力内容を一時登録します。登録しないと「印刷」できません。
「内容クリア」
新規状態にします。
- 254 -

「水平荷重時応力」
チェックが無いと、短期計算を行いません。

「水平荷重複写」「水平荷重時応力算定」の「採用水平荷重時応力度」が計算されていないと使用できません。計算されていれば、数値を複写します。
「接地圧計算」
短期許容地盤支持力は、長期許容地盤支持力の２倍となります。
左記は、２階建の場合で、総２階建では無い
場合を示します。

***********************************************************************************************
ワンポイント
接地圧の検討
短期許容地盤支持力は、長期許容地盤支持力の２倍なので、短期計算が必要かどうかを見極める根拠となります。
基礎スラブ及び基礎梁の検討
コンクリート及び鉄筋の短期許容応力度は、長期許容応力度の１．５倍なので、短期計算が必要かどうかを見極める根拠となります。
***********************************************************************************************- 255 -

32-4.基礎スラブ算定

①

②

③

④

⑤

⑥

⑥は、短期で検討する
場合を示します。
以降で表示される数値は、他の部分との関連性は、あ
りません。

⑦
⑧

⑨

「選択番号」
新規入力の場合、選択番号ボタンに符号名は、記載されていません。
「スラブ計算条件」以降を入力し、「計算3」を押して計算が完了する事により、「一時登録」でき、選択番号に符号名が表示されます。

「スラブ支持」

木造軸組工法住宅の許容応力度設計：企画発行（公財）日本住宅・木材技術センター

では、スラブの配置により、それぞれの支持で算定するよう記載されていますが、最終的には、設計者の判断です。
- 256 -

「３辺固定１辺ピン」「２辺固定２辺ピン」を選択した場合、左記のメッセージが表示されます。
「はい」・・・公式で計算「いいえ」・・ＲＣ基準の図表係数より計算「ＲＣ基準の図表係数より計算」を選択した場合各欄に係数を入力します。
赤枠ボタンで、計算方法を切り替える事ができます。

「各種計算用数値入力」「鉄筋の種類」：種類を選択します。
「コンクリート強度」：強度を選択します。
チェックが無いと、短期計算を行いません。
「長期複写」
メイン画面「詳細建物重量」または「簡易建物重量」下部の「ベタ基礎必要耐力」「上屋部分（立上り含）」から、複写します。
「水平複写」「水平荷重算定」「採用水平荷重時応力度」の内容を複写します。
「ＲＣ基準図表」「スラブ支持」を選択する時に、「ＲＣ基準図表」を使用するか、問い合わせる場合があります。そこで選択すると、使用可能となります。
「ＲＣ基準図表」の係数を入力すれば、計算可能となります。
「一時登録」
入力内容を一時登録します。登録しないと「印刷」できません。
「内容クリア」
新規状態にします。

- 257 -

「スラブ計算」「計算1」「符号」から「ｄ」「ｊ」迄を計算し、表示します。
「ｄ」は、スラブ厚15cmの場合「スラブ厚/2」とし、それより厚い場合は、「厚さ-7cm」とします。不都合な場合は、変更できます。
「計算2」「ｄ」数値が異なっていれば、「ｊ」から計算します。
「長期」「短期」の応力より、不利な方に「◎」を付け、「ａt」を計算します。青枠「長期Ｗ」×1.5 >「短期Ｗ」ならば、「長期」に◎「長期Ｗ」×1.5 <「短期Ｗ」ならば、「短期」に◎「計算3」「使用鉄筋」を選択し、「ａt」から配筋ピッチを計算します。
「ｼﾝｸﾞﾙ」「ﾀﾞﾌﾞﾙ」
スラブ厚15cm以上は、ダブル配筋とします。
この切替により、「計算」数値が変わる事はありません。
赤枠内の説明「設計」の書き込み欄に、ボタン表示の書込を行います。
ボタン表示に無い場合は、直接数値を入力します。

- 258 -

32-5.基礎梁算定

①

②

③

④

⑤

⑥

以 降で表示さ れる数値は、
他 の部分との 関連性は、あ
りません。

⑦

⑧
⑨

⑩

- 259 -

「選択番号」
新規入力の場合、選択番号ボタンに符号名は、記載されていません。
「荷重状態」以降を入力し、「スタラップ計算」を押して計算が完了する事により、「一時登録」
でき、選択番号に符号名が表示されます。

「荷重状態」
荷重状態で、「Ａ」を選択した場合と、その他を選択した場合とでは、根本的に違っていますので、注意が必要です。
「Ａ」の場合「小規模建築物基礎設計指針」第４章荷重の「建物重量の負担範囲」より、基礎梁上部の荷重を計算する。
（指針57頁 基礎梁検討用荷重：ＷBの計算方法の理解が必要）
各荷重は、「詳細建物重量」「簡易建物重量」で確認できますし、「ベタ基礎」「印刷」で、下記赤枠部分でも、確認可能です。

- 260 -

「外壁複写」：赤枠内、「位置」「外壁」に関わる数値を、複写します。
「内壁複写」：赤枠内、「位置」「内壁」に関わる数値を、複写します。
「直接入力」：各所の数値を、直接入力します。
「荷重計算」：PP・P・Hの寸法を入力後、押す事により、総合計の値をW3に入力します。
「Ｂ～Ｆ」の場合
通常のＲＣ計算の小梁と同様な計算を行います。

「同荷重 W1=W2」
チェックを入れると、W1のみ入力するだけとなります。
「上屋単位荷重を複写」
メイン画面「詳細建物重量」または「簡易建物重量」下部の「ベタ基礎必要耐力」「上屋部分（立上り含まない）」から、W1・W2に複写します。
２階建の場合、最初のクリックで２階建部の数値、次のクリックで１階建部の数値

端部支持方法を選択します。
梁長を入力します。
「短期計算」「Ｍ・Ｑを直接入力」を選択した場合
下記水平荷重時のＭh・Ｑhの数値が入力可能となります。
入力後、「短期合計」で、Ｍｓ・Ｑｓが計算されます。

- 261 -

「水平荷重時応力入力」を選択した場合「複写」より、Ｗhに水平荷重時応力を複写できます。
「梁寸法」
梁寸法を入力します。

「基礎梁断面算定」「応力計算」「ML」から「b・D・d・j」まで、計算します。
「主筋計算」「ａt」と主筋の計算本数を表示します。不都合な場合は、「主筋径」を変更して、再計算します。青枠ボタンで、本数を入力できます。
「付着・Pw計算」
主筋の設計本数を入力して、「付着・Pw計算」を行うと、「許容fsbj」まで計算されます。
- 262 -

「スタラップ計算」
スタラップ筋径を選択して、「スタラップ計算」を行うと、計算ピッチを表示しますので、
設計ピッチを入力すれば、登録できるようになります。
赤枠ボタンで、設計ピッチを入力できます。
「一時登録」
入力内容を一時登録します。登録しないと「印刷」できません。
「内容クリア」
新規状態にします。

32-6.人通口開口部算定

黄 緑色欄 の数 字を入 力後、①
元の基礎梁仕様

人通口部分の仕様

必要主筋断面積計算
黄 緑色欄 の数 字を入 力後、②

・人通口を設置する元の基礎梁の主筋断面積から、人通口部分の必要主筋断面積を求める。
A1 = (d1 / d'1) * a1

A2 = (d2 / d'2) * a2

・人通口を設置する位置は、１例として次の資料もあります。その他設計者の判断に依ります。
「木造軸組工法住宅の横架材及び基礎のスパン表」2018年版（公財）日本住宅・木材技術センター「4.2基礎梁の長期荷重時の主筋量」「4)人通口を設ける部分の梁せいが小さくなる・・・」「設置可能範囲」を参照- 263 -

「選択番号」
新規入力の場合、選択番号ボタンに符号名は、記載されていません。
「人通口・開口部仕様」で「計算」を押して完了する事により、「一時登録」でき、選択番号に符号名が表示されます。

「人通口が取付く基礎仕様」

１．緑欄に入力します。
２．基礎梁配置位置で、外部・内部を選択します。（青枠）
原則として「外部」は、建物外周の基礎梁とします。玄関等の出入口で、立上り部分を低くする為の検討します。
原則として「内部」は、建物内部で人通口を設ける為に、立上り部分をなくして、スラブ下に地中梁を増設して、検討します。
３．「計算」ボタンで、各欄が表示されます。
登録されている「DD1」「DD2」より、自動計算されます。
「DD1」「DD2」の数値を変更する場合は、入力後、「登録」ボタン（赤枠）を押します。

- 264 -

「人通口・開口部仕様」
「内部」

「外部」

- 265 -

１．緑欄に入力します。
２．外部・内部の選択により、入力する項目が違います。
斜め補強筋・せん断補強筋を入力し、「登録」ボタンで登録できます。（赤枠）
白い欄でも、入力が可能な部分もあります。
特に、２段配筋とする場合は、「主筋中心と端部の距離 d'1 d'2」の距離を直接入力する必要があります。
３．「計算」ボタンで、各欄が表示されます。

「配筋要領」
内部仕様で、地中梁を増設する場合の配筋要領を示します。下図にとらわれず、貴事務所の配筋要領で構いませんが、斜め補強筋・せん断補強筋の位置を示しています。

- 266 -

32-7.各種計算式等
各種計算式等を表示します。

- 267 -

A.風圧時算定
H12建告第1454号の公式より^α ^2 ^3 ^4 等は、べき乗計算
速度圧計算
Gf

建物高 Ｈ < 10m と仮定

Er

Ｈ ≦ ZbEr = 1.7 (Zb / ZG)^α

Ｈ ＞ ZbEr = 1.7 (Ｈ / ZG)^αE

E = Er^2 x Gf

q (N/㎡)

q = 0.6 x E x V0^2ｋｚの求め方Ｈ ≦ Zbkz = 1.0

Ｈ ＞ ZbZ ≦ Zbkz = (Zb / Ｈ)^2α

Z ＞ Zbkz = (Z/ Ｈ)^2αZ ：風圧を算定する部分の高さ（位置高h = Z と読み替える）
風圧係数
風上壁面Cpe

0.8kz

風下壁面Cpe

0.4

Cf

0.8kz + 0.4

屋根面の吹上等は考慮しないで、屋根部高を含めた壁面の風圧で計算する。
B.スラブ算定
短辺長 L1

長辺長 L2

単位重量 Ｗまたは

wx = Ｗ * L2^4 / (L1^4 + L2^4)********************************************
4辺固定
短辺 端部 M = wx * L1^2 / 12
中央 M = wx * L1^2 / 18
長辺 端部 M = Ｗ * L1^2 / 24
中央 M = Ｗ * L1^2 / 36********************************************
3辺固定1辺ﾋﾟﾝ長
短辺 端部 M = wx * L1^2 / 9
中央 M = wx * L1^2 / 18
長辺 端部 M = Ｗ * L1^2 / 14
中央 M = Ｗ * L1^2 / 36********************************************
3辺固定1辺ﾋﾟﾝ短短辺 端部 M = wx * L1^2 / 9
中央 M = wx * L1^2 / 18
長辺 端部 M = Ｗ * L1^2 / 14
中央 M = Ｗ * L1^2 / 36********************************************- 268 -

********************************************
2辺固定2隣辺ﾋﾟﾝ短辺 端部 M = wx * L1^2 / 8
中央 M = wx * L1^2 / 18
長辺 端部 M = Ｗ * L1^2 / 12
中央 M = Ｗ * L1^2 / 36********************************************
2辺固定2辺ﾋﾟﾝ長
短辺 端部 M = 0
中央 M = wx * L1^2 / 8
長辺 端部 M = Ｗ * L1^2 / 24
中央 M = Ｗ * L1^2 / 36********************************************
2辺固定2辺ﾋﾟﾝ短短辺 端部 M = wx * L1^2 / 12
中央 M = wx * L1^2 / 18
長辺 端部 M = 0
中央 M = Ｗ * L1^2 / 27********************************************
1辺固定3辺ﾋﾟﾝA
短辺 端部 M =0
中央 M = wx * L1^2 / 8
長辺 端部 M = Ｗ * L1^2 / 12
中央 M = Ｗ * L1^2 / 27********************************************
1辺固定3辺ﾋﾟﾝB
短辺 端部 M = wx * L1^2 / 8
中央 M = wx * L1^2 / 8
長辺 端部 M = 0
中央 M = Ｗ * L1^2 / 27********************************************
4辺ﾋﾟﾝ
短辺 端部 M = 0
中央 M = wx * L1^2 / 8
長辺 端部 M = 0
中央 M = Ｗ * L1^2 / 27********************************************
片持ち
短辺 端部 M = Ｗ * L1^2 / 2
中央 M = 0
長辺 端部 M = 0
中央 M = 0********************************************- 269 -

・3辺固定1辺ﾋﾟﾝは、1辺ﾋﾟﾝが長短どちらでも同じ式が、公表されています。
・ＲＣ規準図表から計算する方法もあります。
・1辺固定3辺ﾋﾟﾝは、中央Ｍは、4辺ﾋﾟﾝ

固定端Ｍは、2辺固定2隣辺ﾋﾟﾝ********************************************
底盤スラブの扱い方の参考C（左記は、基礎伏図）「木造軸組工法住宅の許容応力度設計」参照

A

D

A

D区画：4辺固定E区画：3辺固定1辺ピン

B

E

B

A･B区画：2辺固定2隣辺ピンC区画：1辺固定3辺ピン
上記の算定方法は、設計者の判断で、変更も可能

C.基礎梁 Ｍ・Ｑの算定式
ω = W1 * a1********************************************
三角荷重
両端ピン
Mmax = ωL^2 / 12
QA = QB = ωL / 4

Ａ端ピン Ｂ端固定
MB = 5ωL^2 / 64
Mmax = (11√11) ω L^2 / 768
QA = 11ωL / 64
QB = 21ωL / 64

両端固定
MA = MB = 5ωL^2 /96
Mmax = ωL^2 / 32
QA = QB = ωL / 4- 270 -

として計算

********************************************
台形荷重
両端ピン
Mmax = ω( 3L^2 - 4a^2 ) / 12
QA = QB = ω( L - a ) / 2

Ａ端ピン Ｂ端固定
MB = ω( L^3 - 2a^2L + a^3 ) / 8L
QA = ω( 3L^3 - 4aL^2 + 2a^2L - a^3 ) / 8L^2
QB = ω( 5L^3 - 4aL^2 - 2a^2L + a^3 ) / 8L^2
最大M距離 Hx = QB / ω + a / 2
Mmax = QBHx - ω( 3Hx^2 - 3aHx + 2a ) / 6 - MB

両端固定
MA = MB = ω( L^3 - 2a^2L + a^3 ) / 12L
Mmax = ω( L^3 / 2 - a^3 ) / 12L
QA = QB = ω( L - a ) / 2- 271 -

32-8.印刷
左 記赤枠 「印 刷」で 、印刷
フォームを表示します。

印刷項目を選択します。
「全選択有」「全選択無」
全部選択するか、否かを変更できます。
「表示」「印刷」するか、「プレビュー」するか、選択でき
ます。

「印刷」
「表示」選択内容で、出力が変わります。
「プレビュー」では、出力内容を確認後、左記赤枠より、印刷できます。

- 272 -

32-9.その他「並替」
左 記赤枠 「並 替」で 、並替
フォームを表示します。

並替えは、・接地圧算定・基礎スラブ算定・基礎梁算定で、使用可能です。

操作方法１（矢印キーで行う場合）
１．「並替」ボタンを押す。
２．並替える部分を左クリックで、選択します。
３．「↑」「↓」ボタンで、選択行を移動します。
４．「登録」ボタンで、変更した内容に、並替えできます。
操作方法２（ダブルクリックで行う場合）
１．「並替」ボタンを押す。
２．並替える部分を、左ダブルクリックで選択します。（内容は消えます。）
３．移動する部分にマウスを移動して、左ダブルクリックすると、表示されます。
４．「並替」ボタンを押す。
５．「登録」ボタンで、変更した内容に、並替えできます。

- 273 -

「複写」
複 写先を 青枠 のよう に選択します。
左 記赤枠 「複 写」で 、複写フォームを表示します。

複写は、・接地圧算定・基礎スラブ算定・基礎梁算定で、使用可能です。

青枠で選択したところに、複写する複写元を、左クリックします。
選択行が、青くなります。
「複写」
選択行の内容を、複写先に複写します。

- 274 -

３３．ライセンス取得方法・その他-1.ライセンス取得方法-2.ユーザー登録-3.登録アドレスの変更-4.サポート-5.お問合せ方法-6.使用許諾・転載・免責・制作著作- 275 -

33-1.ライセンス取得方法
ライセンス取得で、不明な点がある場合は、必ず連絡して下さい。独自の解釈で送金されても、不都合な場合は、振込等の手数料を差し引いた金額を、返金する場合があります。
ライセンスの扱い等についての詳細は、使用許諾をご覧下さい。
一度登録して頂けば、「壁Ｃｈｅｃｋ６」のバージョンアップ時に再登録する必要はありません。パソコン通信、ホームページ、書籍の付録CD-ROM等で新しいバージョンを入手して古いバージョンのファ
イルに上書きすれば、そのまま使用できます。
壁Ｃｈｅｃｋ６の料金体系
これらは、消費税10%で計算しています。
今後消費税が変更になった場合は、ホームページをご覧下さい。
https://www.katch.ne.jp/~time-man/index.htm

Ａ．料金
ハードプロテクト版の料金は、「壁Ｃｈｅｃｋ６」ＨＰ掲載内の「料金および申込方法」で確認できます。

Ｂ．銀行振込
振込等による手数料が発生した場合は、購入者の負担とします。
下記の口座まで、シェアウェア登録料をお振り込み下さい。
振り込み後、必ずＨＰ掲載のハードプロテクト版申込書の項目をすべて記述した電子メールまたは
ＦＡＸをお送り下さい。
振込先は下記の通りです。振り込み人氏名をカタカナで表記して振り込んで下さい。
********************************************
銀行名

三菱ＵＦＪ銀行

碧南支店（ヘキナンシテン）

支店番号

４１６

口座番号

(普)１３４６９５２

加入者名

杉浦

時人（スギウラトキヒト）********************************************
・週末に振り込むと、確認作業に時間がかかることがありますのでご注意下さい。
・夏休みなど長期にわたる休みの間は、処理がおそくなる場合があります。ご了承下さい。
・振り込みを確認しましたら、折り返し登録方法をお送りします。
ご注意下さい２週間をすぎても連絡が届かない場合、何らかの事故が発生している可能性があります。
お手数ですが、再度ご連絡下さい。
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

連絡先
杉浦時人
e-Mailtime-man@katch.ne.jp〒447-0876

愛知県碧南市野田町１５４番地////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////- 276 -

33-2.ユーザー登録
作者に対して、申込書でユーザー登録していただきますが、アプリケーションで、パスワード等を入力して、登録する事はありません。

33-3.登録アドレスの変更
ユーザー様の管理方法
e-mailで、ご登録の場合
１．登録時のお名前
２．メールアドレス
登録時のお名前の変更は、受け付けておりません。
登録アドレスの変更***************************************
登録メールアドレスを変更される場合は、
１．お名前
２．旧アドレス
３．新アドレス
４．関連ソフト名を、送信してください。
***************************************

33-4.サポート
プログラム上のバグは、発見し次第即刻訂正します。
ご要望いただければ、できる限り調整はいたします。
訂正したプログラムは、私のホームページ等に載せますので、ダウンロードして、使って下さい。
サポートは、基本的にインターネットのホームページ上だけとします。ご質問等もe-mailで、受け付けます。電話でのご質問等は、ご遠慮願います。
https://www.katch.ne.jp/~time-man/index.htm

33-5.お問合せ方法
原則として、お問い合わせ方法は、電子メールとします。特に電話で、問い合わされた場合、再度メールにしていただけるよう、促します。
電子メールで、”件名欄に何も書いてない”又は”お問合せのソフト名が書いてない”場合が、多々あります。毎日多数のソフトに関係ない迷惑メールを頂いており、判別が付かない場合、迷惑メールに紛れて、ウィルス対策として開封しないまま、削除してしまう場合があります。
次の事に注意して、メールを出して下さい。

- 277 -

壁Ｃｈｅｃｋ６の操作方法等について
a:お名前（日本語表記）・メールアドレスを必ず書く。
b:件名欄に必ず「壁Ｃｈｅｃｋ６」の文字を添える。
c:具体的に、詳しく説明する。
d:ＤＡＴＡがおかしい場合は、添付する。

33-6.使用許諾・転載・免責・制作著作【使用許諾】
1-2.制限をよく読んでください。
著作権者の許可無しに本製品の営利目的ソフト、書籍へのバンドル等の販売行為はできません｡また著
作権者の許可無しに本製品に対するリバースエンジニアリングや改変を加える行為もできません｡
これらに関して必要な場合には著作権者に御一報のうえ、許可を受けて下さい｡
なお、許可に関しては、その目的により相応の使用料･掲載料･手数料を申し受ける場合があります｡
ライセンス登録者から、第三者へのライセンス番号の譲渡及び貸与はできません｡ご注意下さい｡
パスワード を電子会議室等、公の場に掲載するのはおやめ下さい。第三者に知られないよう管理をお願いします。
【転載】
オリジナルの圧縮ファイルのままなら、配布は一切自由です。改変の有無にかかわらず、解凍した物
を再び圧縮して配布する事はやめてください。
パソコン通信や、ホームページへの転載も自由ですが、当プログラムがバージョンアップされた時は、できるだけ転載先も更新して下さい。
書籍などへ掲載される場合、メール等で事前にご連絡をお願いします。
【免責】
ご利用者が期待される効果を得るための本製品の選択、本製品の導入、使用、使用結果につきまして
は、著作権者および販売者は責任を負い兼ねます｡ご利用者が責任をもって使用してください｡
ライセンスの取得についての判断は現状の製品について決定していただきます。
また将来のバージョンアップに際しての、有料無料の判断はこちらでさせていただきます。
なお、当該使用条件についてご納得いただけない場合には、本製品の使用を中止し、本製品に関する全てを破棄してください｡
プログラムを使って生じた金銭的なトラブル、その他問題までは関知しませんのでご了承下さい。これがプログラムの不具合によるものであっても同様です。
プログラムをインストール等した際に、Ｗｉｎｄｏｗｓ自体が動かなくなったり、その他のプログラ
ムが動かなくなっても、当方には責任はありませんので、各自で修復して下さい。
【制作著作】
本製品の実行ファイルプログラム及びドキュメントに関する著作権を含む一切の権利は、以下のとおり著作権者が有します｡
杉浦時人
https://www.katch.ne.jp/~time-man/index.htm
e-Mailtime-man@katch.ne.jp- 278 -