7.2 / 12kV 舶用高圧配電盤

HS21

For marine and offshore use

catalog P1123-J

Description
特長・船舶・海上設備に適合した高圧配電盤
・型式認定を取得
・IEC 62271-200に基づく試験を実施
・メタルクラッド形構造
・内部アーク短絡試験を実施
・遮断器には金属製シャッターを装備
・絶縁ブスバー（オプション）を装備可能
・安全性のための機械的インターロックを装備
・パネル前面からの各種操作が可能
・扉を閉めた状態での遮断器の挿入・引出し操作が可能
・投入電流容量付きのアーシングスイッチを標準装備
・最新のインテリジェントデバイスを装備

1

Application
型式試験

TERASAKIの船用高圧配電盤は、船舶や海上設備における環境・安全条件に合わせすべて特別な設計・製造を行っています。
舶用関連工業分野での「TERASAKI」ブランドは、信頼と安心の証です。

HS21はIEC 62271-200及び各種船級協会が規定する内容に従って試験を行っています。
・温度上昇試験
この試験は、周囲温度45℃を考慮した船級協会要求の配電盤又は制御盤に、定格電流を印加して行われます。

適用規格
配電盤又は制御盤及び装備機器は以下の規格を適用しています。
・IEC 62271-200 : switchboard
・IEC 62271-100 : circuit breaker
・IEC 62271-106 : contactor
・IEC 61869-2 : current transformers
・IEC 61869-3 : voltage transformers
・IEC 60255 : Measuring relays and protection
equipment
・IEC 60076-1 : power transformer
・JEC 1201 : zero-phase current transformer

・耐電圧試験
インパルス耐電圧試験と商用周波数耐電圧試
験を行います。
・主回路抵抗測定
主回路と制御回路の絶縁抵抗値を測定し、20%を上回る差異が無いことを確認します。
・短時間及びピーク耐電流試験
配電盤又は制御盤へ短絡電流を流した後に、パネルが変形または機器や導体に損傷が無ければ、試験をクリアすることができます。

各種船級協会規格への適合・American Bureau of Shipping (ABS)・DNV (DNV)
・Bureau Veritas (BV)・Lloyd’s Register (LR)・日本海事協会 (NK)・内部アーク短絡試験
IEC 62271-200 付属書Aに従った内部アーク短絡を行った後に、パネルに機械的な損傷や周囲への引火がなければ試験をクリアすることができます。

船舶での使用環境
・周囲温度 ：45℃
・相対湿度 ：95％
・振動 (IEC 60092-504に従う)
全ての制御装置
2 〜 13.2Hz, 振幅±1.0㎜
13.2 〜 100Hz, 加速度±0.7g
最大加速度0.7g

適用船
・Offshore Plant
・Oil Rig supply vessels
・Shore connection & On-shore Power SupplySystem
・Floating Production Storage Offloading vessels(FPSO)
・Floating Storage Offloading vessels (FSO)
・LNG Carriers・Large Passenger vessels
・Container ships
・Oil tankers
・Cruise ships
・Ferries
・Storage and Work Barges
・Floating Docks, Various Dredgers
他

内部アーク短絡試験

2General specification
・7.2kV 及び 12kV仕様とも基本的な仕様及びパネルサイズは同じです。
（パネルサイズは以降のページを参照願います。）
・豊富なオプション装備も用意しています。

型
HS21-1
適HS21-2

HS21-3

HS21-4用IEC 62271-200 1)

適合規格
船式

ABS, BV, DNV, LR, NK and others

級

LSC2B-PM

運転継続性カテゴリーの損失（LSC）
・仕切板等級

AFLR

内部アーク等級

定格7.2 kV

定格電圧

12 kV
50 / 60 Hz

定格周波数
定格周波数耐電圧
定格雷インパルス耐電圧

20 kV/min

28 kV/min

60 kV

75 kV

定格短時間耐電流

25 kA 1sec (3sec) 2)

定格ピーク耐電流

65 kA

内部アーク耐電流

25kA 0.2sec (20kA 1sec) 4)

主母線電流1250 A

2000 A

1250 A

2000 A

負荷側母線電流600 A

600/1000 A

600 A

600/1000 A

構造スイッチギア構造

メタルクラッド形

保護等級

低電圧区画
高電圧区画

オプション装備 3)- 点検窓- アーク検出システム- アークガス排気ダクト- ブスバーへの絶縁チューブ装備- 主母線へのアーシングスイッチの装備- 主母線へのサージアレスタの装備- 低電圧区画の保護等級IP33の適用- 赤外線点検窓（IR WINDOW）
備 考
1）ANSI C37.20.2規格への適用も可能。
2）3秒定格への対応も可能。
3）オプション装備の詳細については 17ページを参照。
4）アークガス排気ダクトがある場合。

3IP32IP43Dimensions
基本パネルデザイン（代表例）

H1

H2600mm 以上

Dw
H2 : プレッシャーレリーフフラップを含む

盤型式
Generator panel

W (mm)

H1 (mm)

H2 (mm)D (mm) 3)

Feeder panel
Incoming panel
EVT panel

650

Motor panel

1680

Soft start motor panel

2300

2800

・
1880 4)Bus-tie panel 1 1)
Bus riser & EVT panel

800

Bus-tie panel 2 2)

900

Sync panel

1000

ATr panel

1000

備 考
1) LNG船のみ。
2) コンテナ船のみ。
3) パネル厚み含む。
4) 上部からケーブルを導入する場合

4

Technical data
ユニットの代表例
ICFGBT

EVT＊optional

M

BREATrSM

G

Generator panel

M

Motor panel

FFeeder panel

ATr

Auto transformer panel

ICIncoming panel

BRE

Bus riser & EVT panel

BTBus-tie panel

SM

Soft start motor panel

EVT

Earthed voltage transformer＊ご要求に応じEVTパネルにもアーシングスイッチの装備が可能。

真空遮断器（VCB）および真空電磁接触器（VCT）の適用
盤型式

VCB

VCT

630A

1250A

2000A

Generator panel○○

Feeder panel

○

○

○

Motor panel

○

○

○

Incoming panel○○

Soft start motor panel○

Bus-tie panel○:適200/400A○

用5○

Technical data
ケーブル導入計画
HS21はパネル下部からのケーブル導入を標準としています。
動力ケーブルはパネル裏面から導入し、制御ケーブルはパネル前面から導入となっています。
また、動力ケーブルを上部から導入することも可能ですが、パネル奥行き寸法が変更となりますので、ご要求の場合は当社までお問い合わせください。
裏 面A1680 mm2)

DEC2C1B
底 面FG2G1JH
前 面

底面ケーブル導入（平面図）

盤型式

盤

幅A(mm)

動力ケーブル導入例

動力ケーブル導入口

制御ケーブル導入口

B(mm) C1(mm) C2(mm) D(mm)E(mm)

F(mm) G1(mm) G2(mm) H(mm)Standard panel 1)

650

450

Bus riser & EVT panel

800

600

Bus-tie panel

900—

Sync panel

1000

—

800

ATr panel

1000

800

—

J(mm)

450
600
75125

134

174

700

75125126236

備 考1) 650mm幅のパネルの種類は4ページを参照。
2) 動力ケーブルを上部から導入する場合は1880mmとなります。

設置計画
配電盤室へのHS21の設置計画を以下に示します。
e

裏Dd面wb

前c

A面

B

C

a
a...HS21配電盤
b...通 路c...前面操作スペースd...裏面メンテナンススペース
e...配電盤室壁設置計画（平面図）
盤幅 - W

室内の高さ (mm)A (mm)B (mm)C (mm)D (mm)≧2900 1)

≧1000

≧16001680・
1880 2）≧700

650 mm幅のみ
800 mm幅含む
900 mm幅含む
1000 mm幅含む
1) 据付台は含みません。
2) 動力ケーブルを上部から導入する場合は1880mmとなります。

6

Metal-clad
区

画

低電圧区画

HS21メタルクラッド形高圧配電盤の区画は、次の4つの区画に分けられています。

上部・下部低電圧区画は遮断器区画の上下に位置しています。
制御ケーブルは遮断器区画内を貫通し、その間は金属カバーで保護されています。

･遮断器区画･主母線区画･ケーブル区画･低電圧区画

パネル間の仕切り
各区画のパネル間は金属板によって仕切られています。
それぞれの区画がパネル間でつながっていないた
め、万が一事故が発生した場合に他のパネルに影響を及ぼしません。
さらに、今後増設をお考えの際にも容易に増設を行うことが可能です。

また、内部アーク短絡事故発生時にも耐えるために、各区画間の仕切りは金属板となっています。

遮断器区画
この区画には真空遮断器および真空電磁接触器が装備されます。
また、これらのクレードルには金属製のシャッターが装備されています。
真空遮断器（真空電磁接触器）の挿入・引出し操
作は、確実なインターロック手順を満たしていな
いと行うことができません。

主母線区画
主母線区画は1250Aと2000A仕様のラウンドエッジ付で錫メッキコーティングされた銅製のブスバーを使用しています。
パネル間の絶縁は、エポキシ絶縁材によって維持されています。
また、ご要求に応じて完全な絶縁ブスバーシステムの構築も可能です。

ケーブル区画標準の動力ケーブルは裏面下部から導入となります。
ご要求があれば、上部からの導入も可能です。但しパネルの奥行きが増加します。
また、確実なインターロック手順を満たしていないと本区画をメンテナンスすることができません。
この区画内には以下の機器が装備されています。
・アーシングスイッチ
・零相変流器（ZCT）
・サージアレスタ・変圧器（VT）・変流器（CT）

7

Construction
基本パネルデザイン（代表例）

16C

1D

26172A

3B

27

18

4

19

52021

1428
1062215
23

7
1112
13

829A

92425

前

A

面

側

低電圧区画

裏

C

主母線区画

16 プレッシャーレリーフフラップ
17 絶縁ブッシング
18 主母線

1 上部低電圧区画扉
2 計器
3 保護・制御機器
4 スイッチ
9 下部低電圧区画扉

B

面

遮断器区画

D

5 遮断器区画扉
6 遮断器 挿入/引出しハンドル穴
7 遮断器位置表示
8 遮断器 挿入/引出しインターロックキー穴
10 非常解除機構
11 De-excitationインターロックキー穴
12 アーシングスイッチ操作ハンドル穴
13 下部ケーブル区画扉キー
14 真空遮断器
15 真空遮断器クレードル

ケーブル区画

19 サージアレスタ
20 CT
21 負荷側母線
22 動力ケーブル接続端子
23 アーシングスイッチ
24 ZCT
25 VT
26 上部ケーブル区画扉
27 上部ケーブル区画扉キー穴
28 下部ケーブル区画扉
29 下部ケーブル区画扉キー穴

8面

Product description
プレッシャーレリーフフラップ
天井部

遮断器区画・主母線区画・ケーブル区画に装備され、内部アーク短絡事故により発生した内部圧力を開放します。

プレッシャーレリーフフラップ

絶縁ブッシング
電気特性及び機械的強度を維持するため三相分を単一で構成する絶縁ブッシングは、エポキシ樹脂材料を使って製造されています。

絶縁ブッシング仕様

適用電圧
定格周波数耐電圧
定格雷インパルス耐電圧
過電流強度

12 kV
28 kV / min
75 kV
25 kA 1sec (3sec) 1)

1) 3秒定格も可能。

真空遮断器（真空電磁接触器）クレードル
クレードルには安全性を考慮した機械的インターロックを装備しています。金属製シャッターは真空遮断器または真空電磁接触器の引出し・挿入時に自動的に開閉します。

真空遮断器クレードルメカニズム

真空遮断器クレードル用金属製シャッター

金属製シャッター

真空遮断器のアースバー

9Interlocks
・IEC 62271-200の要求を満足する機械的インターロックを装備。
・HS21の機械的インターロックの詳細は以下を参照願います。
Ⅰ．メタルクラッド形スイッチギヤやコントロールギヤのカバー又は扉の開放は、当該コンパートメントに収納されている主回路が無電圧になっているときに限らなければならない。
Ⅱ．安全のために、カバー又は扉は、適切なインターロック装置又は施錠装置を備えなければならない。
Ⅲ．遮断器、開閉器又は接触器は、その機器が 開 のときに限り、引出し・挿入ができなければならない。
Ⅳ．運転位置にある遮断器、開閉器又は接触器は、その機器が補助回路に接続されているときに限り 閉が可能でなければならない。
Ⅴ．遮断器が接続位置である場合、アーシングスイッチを投入することができない。

メンテナンスのためのインターロック解除手順例
step1

step2

遮断器を引外す

step3

遮断器 挿入／引出し
インターロックキーを回す

step4遮断器を引出す

step5

step6

裏面に移動遮断器区画の扉を開ける(メンテナンスを行う場合)

アーシングスイッチを投入

step7

step8

step9

下部扉が開く
下部ケーブル区画扉キーを回す

下部ケーブル区画扉キーを回して抜取り、裏面に移動

上部
ケーブル区画扉が開く

上部扉に移動上部ケーブル区画扉キーを回して抜取り、上部扉に移動

10

上部ケーブル区画扉キーを回す

Components
真空遮断器（VCB）HVF

真空遮断器 HVF

・適用規格
手動スプリング
蓄勢穴

HVF真空遮断器はIEC62271-100およびその他適用規格の全ての要求事項を満たしています。

制御プラグ

・動作寿命
HVF真空遮断器の作動機構により、メンテナンスを省力化。機械的動作回数30,000回の長寿命を実現。 接点消耗が少ないため、定格電流による通常の作動条件では、接点寿命は20,000回に向上。

蓄勢/放勢表示

手動投入
ボタン

開閉表示
開閉カウンター・メンテナンスフリー
HVF真空遮断器は、ほとんどメンテナンス不要です。
ただし、常に安定した動作を維持するために、磨耗・老化部品のみ点検が必要です。
点検方法は、お客様により簡単に実施可能で、所要時間は短く、点検によるダウンタイムも短縮でき、点検頻度も少なくてすみます。その他のメンテナンスは、作動部への注油のみです。
真空インタラプタとその支持部はメンテナンス不要です。

手動
引外しボタン

ポジション
ハンドル

上部接触子

真空インタラプタ

・高速負荷転送、同期および動作責務
HVF真空遮断器の開閉時間が短いため、運転を中断することなく負荷の回路間転送を実行できます。
開閉動作が高速のため、接点閉鎖時に全システムが並列化し複数システムの同期化が可能です。
関連規格に従い、以下の動作責務試験を行っています。

下部接触子

クレードルに載せた HVF

O - 0.3秒 - CO - 3分 - CO (自動再投入のため)・負荷変圧器の開閉
特殊な接点材料を使用し、真空遮断器のさい断電流は、わずか4A〜5Aです。
これは、負荷変圧器を遮断しても危険な過電圧が発生しないことを意味します。
仕様型式
定格電圧
定格電流
定格周波数
定格遮断電流定格投入電流
定格短時間耐電流
定格回路電圧1) 四角内の型式番号

630 A

□

HVF-104□/ HVF-204□ 1)
7.2 / 12 kV
1250 A
2000 A50 / 60 Hz
25 kA
65 kA
25 kA 3sec
DC 110Vz ...630A, x...1250A, c...2000A

11

Components
真空電磁接触器（VCT）HCA

真空電磁接触器 HCA (ヒューズ1段付)・適用規格
HCA 真空電磁接触器は国際規格であるIEC62271106に従って製造されています。

ON / OFF
表示

・動作寿命

開閉表示

HCA真空電磁接触器の作動機構により、メンテナンスを省力化。機械的動作回数1,000,000回の長寿命を実現。

制御プラグ・接点部の点検

ポジション
ハンドル

接点磨耗の点検は、フロント・プレートを外し、接点上に白くマーキングされた接点磨耗限界（2mm）を確認するだけで簡単に実施可能です。このマーキン
グを超えて磨耗した場合、真空接触器の交換時期です。

仕型

上部接触子

様式

7.2 kV50 / 60 Hz

定格周波数
定格電流

200 A

400 A
40 kA

定格投入電流 （ヒューズ付）
定格短時間電流3.2 kA 1sec

定格回路電圧AC / DC 110V

最大モーター容量高圧
ヒューズ

HCA-6□C□1)

定格電圧1500kW

下部接触子

3000kW

1) 四角内の型式番号 □HCA-□C□

クレードルに載せた HCA

2...200A, 4...400A
F...ヒューズ無し固定型
J...ヒューズ付き固定型（2段）
A...ヒューズ付き固定型（1段）
B...ヒューズ無し引出し型
D...ヒューズ付き引出し型（1段）
H...ヒューズ付き引出し型（2段）

アーシングスイッチ
アーシングスイッチは、VCB/VCTクレードルの裏面下部に位置し、エラー発生時にオペレータを最大限に保護するための投入電流容量を持っています。
仕アーシングスイッチ

様定格電圧
定格短時間耐電流
定格投入電流

12 kV25 kA 3sec
63 kA

12Components
マルチ保護継電器 PRR-1H

マルチ保護継電器
PRR-1H-G・概 要
PRR-1Hシリーズは負荷電流のピックアップ及び引外し動作をLEDに表示。相電流及び線間電圧、事故電流などをLCDに表示する、高圧または低圧遮断器用マルチ保護継電器です。

・主な機能¡マルチ保護機能¡零相電圧検出¡方向性地絡電流検出¡比率差動引外し機能¡逆電力保護機能¡動作原因表示機能¡時計機能を内蔵¡自己診断機能・計測・表示機能
負荷電流（±1.5%）
線間電圧（±1%）
電力（±2.5%）
電力量（±2.5%）

PRR-1H-G

最大相の現在値

発電機保護用PRR-1H-F

PRR-1H-T

フィーダ回路保護用 トランス回路保護用

可調整長限時引外し

LT

○

○

○

可調整短限時引外し

ST

○

○

○

現在値

可調整瞬時引外し

INST

○

○

○

デマンド値

可調整不足電圧引外しUV (27)○△―

デマンド最大値

可調整過電圧引外しOV (59)

○

△

―

可調整逆電力引外しRP (67R)○――地絡過電圧OVGR (64)

○

○

○

方向性地絡

DGR (67G)

○

○

○

(87G)

○

――(87T)

――○

PTA

○

○

○

PTA2

○

―

―各線間の現在値

電力量

可調整地絡引外し現在値

周波数計測

現在値
事故電流
事故原因表示
事故発生時刻

警報履歴

・保護機能

各相の現在値

力率
（±5%）

引外し履歴

〈一般仕様〉
・制御電圧：DC110V, DC24V
・消 費 VA：5VA
・外形寸法：W230×H140×D202

比率差動引外し DIFF
プレトリップアラーム○：標準装備 △：オプション

警報原因・警報履歴
警報動作値・警報動作時間の表示

・特長
・零相電圧検出・方向性地絡電流検出
母線系統の絶縁監視はEVTを使用した零相電圧検出方式を採用しており、非接地系統に使用できます。
また、各系統の地絡検出には、方向性地絡電流検出を採用しており、他系統の地絡で正常な系統の保護継電器が誤動作することはありません。

・比率差動引外し機能
比率差動引外し機能は、変圧器及び発電機等機器・設備内の異常検出及び保護に適用できます。
また、バイアス機能により誤動作を防ぎます。

13Components
・結線図
CT4

リセット入力CT5

EVT

外部引外し信号入力

CT6

補助スイッチ入力

G
DnDC

DB

reDA

Tc

ac

UAUB

UC

Y1

Un

Y2A-

A4

A3

A2

A1

O1

O2

O3O4C+kA
CT1

PRR-1H-G

CCc

kB
CT2TS

kC
CT3TEnZ1

ZCT
Z2RS

T

S0-

S1+

P0-

P1+

12345678910111213141516171819202122

端子番号と機能S0- , S1+ 制御電源（保護機能部）DC110V, DC24V
P0- , P1+ 制御電源（監視機能部）DC110V, DC24V

A1 - AKA - n⎫⎪ 過電流検出用CT⎬⎪ LT, ST, INST, PTA, PTA2, DIFF, RP,（NS）KC - n ⎭DA - Dn ⎫⎪ 比率差動用CT
DB - Dn ⎬⎪ DIFFDC - Dn ⎭A3 - A

KB - nA4 - AA2 - A

1 - 2
3 - 4
5 - 6
7 - 8

Z1 - Z2 ZCTa - c 補助スイッチ入力
Tc - c

91011 - 12

外部引外し信号入力

13 - 14⎫⎪⎪⎬ 監視機能用 4‐20mA 信号出力⎪⎪⎭⎫⎪⎪⎪⎪⎬ 動作信号出力（選択）⎪⎪⎪⎪⎭re - c

リセット指令入力
UA , UB , UC （, Un ） 定格電圧入力端子 UV, OV, RP,（UF/OF）

15 - 16 PTA 動作信号出力
17 - 18 PTA2 動作信号出力

Y1 - Y2 EVT
O1 - O2 ⎫⎬ 監視機能用CT 4‐20mA / 通信O3 - O4 ⎭CT定格電流1Aまたは5A

19 - 20 ロックアウト動作信号出力
21 - 22 回路自己診断（監視機能及び保護機能用）
TS - TE 引外し信号出力：パルス（100ms）
C+ ⎫⎪C- ⎬ 通信信号線

通信 信号 –Cc ⎭通信 コモン⎪

通信 信号 +・その他の特長
・保護回路と計測回路の電源を分離して冗長性を高め、信頼性が向上しています。
・フロントパネルのL C D に各相電流値、電圧値、電力量、デマンド電力、力率、各保護の設定値、事故値（事故時間）等を表示します。
・時計機能を内蔵していますので事故発生時刻の表示やそれぞれ100個までの事故履歴及び警報履歴を確認できます。
・CPUに異常が起きた場合、リレー接点出力により異常を知らせる自己診断機能を標準装備しています。
以下はオプション対応にて対応が可能です。
・電流・電圧等のデータをアナログ4-20mAの直流電流による出力。
・Modbusによるデータ通信。

14

Components
モータ保護リレー PRS-1S

モータ保護リレー
PRS-1S・概 要
PRS-1Sは、交流モータの始動および運転中の各種状態を検出する電子式の高機能モータ保護リレーです。基本的なモータの保護機能3要素（過負荷保護、欠相保護、反相保護）に加え、計測・監視機能を搭載しています。

・ANSI 51R：過負荷保護機能
モータの始動特性や負荷特性に適した保護特性です。
仕・ANSI 46：欠相保護機能
欠相とはモータへ接続される電源線の断線，接続部の緩みやモータ内部の断線によってモータが単相運転された状態です。欠相を検出することで,欠相により発生するモータ巻線の焼損を防止します。

様制御電圧

DC110V

消費ＶＡ

5VA

外形寸法

W96 × H144 × D116（裏面端子部含む）

使用温度-10℃〜+55℃

保管温度-25℃〜+75℃

湿95%以下で結露なき事

度

適合規格

・ANSI 47：反相保護機能
反相とは，相順が逆に結線されたモータが逆回転する状態です。設置場所によっては目視確認が出来ない場合もあり，逆回転を防止する反相保護は必須機能です。

IEC60255
Measuring relays and protection equipment
IEC60947-4-1 Part 4
Contactors and Motor-Starters

・その他の保護機能
・ANSI 51L : 負荷増加保護
・ANSI 50 : 短絡保護
・ANSI 49S/51 : 温度レベル（過負荷）・ANSI 46 : 不平衡電流保護
・ANSI 48 : 最大始動時間

・ANSI 66 : 始動阻止
・ANSI 67 : 方向性地絡検知
・ANSI 49R : 温度監視
・ANSI 37 : 不足電流保護・外部異常検知

・動作情報及び履歴の表示，保存機能¡トリップ及びアラーム動作 : トリップまたはアラーム動作が発生した場合、発生時刻と動作原因, 動作値, 動作時間を画面に表示します。動作情報はそれぞれ100件保存できます。
¡発生事象の履歴 : 下記の事象発生履歴を合計200件保存できます。事象は時系列に画面表示しますので、発生事象の詳細内容追跡が容易に行えます。
・トリップ動作（発生時刻/動作原因）
・アラーム動作（発生時刻/動作原因）
・リセット操作（発生時刻/リセット操作内容）
・外部入力（発生時刻/外部入力状態）

・計測表示機能¡表示画面に下記の測定値等を表示します。
・相電流 ・不平衡電流 ・モータ巻線温度 ・モータ負荷電流 ・漏電電流 ・モータ始動時間
・モータ始動電流 ・モータ運転時間 ・モータ運転回数 ・外部指令入力状態 ・外部出力動作状態

・監視機能¡通信機能：Modbus RTUモード（RS-485）
で保護設定値の読み書きや計測値や履歴の出力が可能です。
¡アナログ出力：最大相電流計測値を4-20mAの電流に変換し、外部出力できます。

15Components
発電プラントマネジメントシステム GAC21・一般事項
発電プラントマネジメントシステムは、専門メーカーとしての豊富な実績に基づくシステム設計及び既に船舶用として数多くの実績のある発電機制御技術と多重伝送技術を駆使し、P L C （プログラマブルロジックコントローラ）を主体とした機能分散形として極めて使い易くかつ信頼性の高いトータルシステムとしてまとめています。
ＧＡＣ２１システムは、最大５台の発電プラントに対して「ＧＡＣ２１発電機自動制御装置」１組及び自動同期投入装置「EAS‐201形マルチファンクションシンクロナイザ」１台の２つの制御装置で構成しています。

・PLC (プログラマブルロジックコントローラ)

PLC (プログラマブルロジックコントローラ)
CPU
電源モジュールモジュール

仕マルチファンクションシンクロナイザ EAS-201
EAS-201形マルチファンクションシンクロナイザは以下の特長を持っています。

様式

Micrex-SX

適合規格

IEC 61131

供給電圧DC 24V (+30% to -25%)型ＣＧＡＣ２１発電機自動制御装置は、プログラマブルコントローラを採用しており、発電機と発電機用VCBを含め、発電プラントの自動負荷分担機能と自動始動及び自動切換指令並びにパワーマネジメントなどの発電プラン
ト全体のマネジメントをつかさどる「発電機自動制御装置」であります。
各種パラメーターおよび設定は、ＧＡＣ２１システムに付属する設定器を使用して容易に変更することができます。

その他のモジュールＰＵ

プロセッシングスピード
プログラムメモリーモジュール機能
発電機運転台数通信

32 bit processor
20 to 520 ns
32 k ステップ
アナログ入力 / 出力,
デジタル入力 / 出力,
通信
最大5台
RS232C, RS485,
TM, SX-BUS, P-link, Modbus 1)

TM ... TERASAKI 多重伝送システム
SX-BUS, P-Link ... Fuji Electric 高速データリンクシステム
1) 制限有り。

マルチファンクションシンクロナイザ
EAS-201・特長
・手動投入をサポートするチェックシンクロ機能
・CPU error / ADC error / Power low等の自己診断機能・異常内容はLEDランプで判別可能
・CPUと独立したLEDによるシンクロランプ機能・同期検出の正常性確認機能 (ビート波形)
・イベントログ機能
・Modbus通信で電圧・周波数等アナログ出力可能
仕様型式

EAS-201

母線側入力電圧

AC110 / 220V
（切替式）

発電機側入力電圧
定格周波数
チェックシンクロモード
（選択式）
制御出力

AC250V 3A
DC24V 3A

通信機能

RS-485, Modbus

制御電源

母線側
DC110V

外形寸法(mm)

1650 / 60 Hz
SLOW, FAST, SLOW/FAST

W96 × H 96 × D182

Optional equipment
H S 2 1 には、より安全性を高めるためのオプション装備を用意しています。
オプション装備品のリストを以下に示します。

点検窓

IR WINDOW

遮断器区画扉ケーブル区画扉

・点検窓
遮断器の操作位置を目視で確認できることが要求される場合、扉に装備できます。

・IR WINDOW
サーモグラフィを使用することにより閉鎖区画を開けることなく、ブスバーの温度計測ができます。

・アーク検出システム
内部アーク短絡を検出するには、感光デバイス（または電流モニター）を使用して検出します。
このシステムはアーク検出時に遮断器を素早くトリップさせ、配電盤へのダメージを最小限にすることができます。

アーク検出システム・アークガス排気ダクト
内部アーク短絡事故が起った場合に、安全な場所へアークガスを排出するために使用されます。

・絶縁ブスバーオプション
Option

ブスバーに絶縁チューブを施すことにより付加的な絶縁保護を提供することができます。絶縁ブーツは、絶縁チューブを施したブスバーの接続部にフィットします。

アーク検出装置

絶縁ブーツ

アークガス排気ダクト

・主母線へのアーシングスイッチの装備
さらなる安全性を要求されるのであれば、主母線にアーシングスイッチを装備することが可能です。

・主母線へのサージアレスタの装備
付加的な保護としてサージアレスタを主母線に装備することが可能です。

17

ブスバーへの絶縁チューブ装備

Accessories
標準で支給されるアクセサリーを以下に示します。

リフター

・リフター
真空遮断器や真空電磁接触器を移動させる際に使用します。
標準仕様
高さ

コンパクト仕様1800 mm

高さ850mm

幅600 mm

幅600 mm

奥行き1250 mm

奥行き1150 mm

コンパクト仕様・遮断器 挿入/引出しハンドル

遮断器 挿入/引出しハンドル

真空遮断器や真空電磁接触器の挿入/引出しの際に使用します。

標準仕様

・アーシングスイッチ操作ハンドル
アーシングスイッチの操作を行う際に使用します。

アーシングスイッチ
操作ハンドル・チャージングハンドル
チャージングハンドル

真空遮断器のクロージングスプリングをチャージするために使用します。

・真空チェッカー

真空チェッカー

真空遮断器（真空電磁接触器）の真空度を確認するために使用します。
仕様

入力電圧

AC 200 / 220 V

出力電圧

AC 11 kV / 22 kV

重量22kg

Memo18

www.terasaki.co.jp

本社／大阪営業所

東京営業所

九州出張所

〒547–0002
大阪市平野区加美東6-13-47〒103–0025
東京都中央区日本橋茅場町1-6-10 日幸茅場町ビル5F〒849–4256
佐賀県伊万里市山代町久原字小波瀬3798-4

TEL 06-6791-2786
FAX 06-6791-2773
hakuei-osaka@terasaki.co.jp

TEL 03-5644-0150
FAX 03-5644-0155

TEL 0955-28-3700
FAX 0955-28-3799

Head Oﬃce／International Sales Dept.

Shanghai Representative Oﬃce

Hamburg Representative Oﬃce

6-13-47 Kamihigashi, Hirano-ku,
Osaka 547-0002, Japan

Room No.1405-6, Tomson Commercial Building,
No.710 Dong Fang Road, Pudong, Shanghai 200122, China

Anderheitsallee 4c, D-22175 Hamburg,
Germany

TEL +81-6-6791-2790
FAX +81-6-6791-2773
hakuei-osaka@terasaki.co.jp

TEL +86-21-5820-1611
FAX +86-21-5820-1621
terasaki@vip.163.com

TEL +49-40-55-611-911
FAX +49-40-55-611-912
dan.graniceanu@terasaki.deTERASAKI ELECTRIC CO.,(F.E.) PTE. LTD.

TERASAKI ELECTRIC (SHANGHAI) CO.,LTD.

TERASAKI ELECTRIC (CHINA) LTD.

17 Tuas Street Singapore 638454

Building 5 & 7, No.399 Xuanzhong Rd,
Nanhui Industrial Zone, Shanghai, China 201314

Building A-04, NO.76, Chuangyu Road, Ningxi Street,Zengcheng District, Guangzhou 511338, China

TEL +65-6561-1165
FAX +65-6561-2166
tefe@terasaki.com.sg
www.terasaki.com.sg

TEL +86-21-5818-6340
FAX +86-21-5818-6350
tsc@terasaki.com.cn
www.terasaki.com.cn

TEL +86-20-8270-8556
FAX +86-20-8270-8586
tcsales@terasaki.cn
www.terasaki.cn

AUG. 2023
このカタログでご紹介した定格・仕様をお断りなしに変更することがありますのでご了承下さい。

Ratings and specifications covered in this brochure may be subject to change without notice.

Printed in JAPAN