Opticom QuickNet ラックマウント用
光ファイバーエンクロージャー
部品番号：FCE1U, FCE1UA, FCE2U
取扱説明書© Panduit Corp. 2015

FCE1U
梱包内容：（FS006D-JP

FCE1UAFCE2U）の数量はFCE2Uの梱包数量を示しています。

1 - エンクロージャー
2 (3) - タックタイ
2 (3) - タックタイ用粘着テープ付き固定具
2 - 光ファイバースプール
1 (2) - #10-32 x 3/8" ネジ
3 (4) - #10-32 HEXナット

3 (4) - ケーブル引き込み口用ブッシング
4 - #M6 x 1 ネジ
1 (2) - ストレインリリーフブラケット
4 - 結束バンド（型番：PLT2S-M0）
2 (4) - プランジャーおよびグロメット
2 (4) - ケーブル管理クリップ

4 - #12-24 x 1/2" ネジ
1 - 警告ラベル
1 - レーザー光線警告ラベル3 - 粘着テープ付きコードクリップ

警告：接続していない状態のコネクタはレーザー光線を放射している可能性があります。コネクタの終端を直接目視したり、顕微鏡などで見ない でください。接続していないコネクタにはダストキャップを取り付けてください。
注意：光ファイバーケーブルは、過度の張力・屈曲・圧迫によって破損する恐れがあります。ケーブル製造会社の仕様書や取扱説明書に従い作業 を行ってください。成端の際は、TIA/EIA 568-A、569、606および607に従ってください。
ファイバー製品を保護するため、エンクロージャーの引き出しの開閉は十分注意して行ってください。

アセンブリー
ケーブル引きこみ口用
ブッシング

蓋（取り外し不可）
ファイバーアダプタパネル（FAP）収容数
FCE1U、FCE1UA：最大4FCE2U：最大8（オプション）

ストレインリリーフ
ブラケット

ケーブル管理クリップ

取付用ブラケット
エンクロージャー引き出しドア（図は開いた状態です）

プランジャーおよびグロメット
図1

技術的なお問い合わせ ◆パンドウイット カスタマーサービス
1/11ページ

ＴＥＬ：03-6863-6060

取扱説明書© Panduit Corp. 2015

FS006D-JP

ラックへの取り付けエンクロージャーのどの位置からケーブルを引き込むかを決定します。トレーのケーブル引きこみ口に取り付けられているノックアウトを、周りを傷つけないよ
う注意して取り外します。
この時点ではまだブッシングを取り付けないでください。ブッシングはエンクロージャーをラックにマウントした後に取り付けます。
図2

ラックへの取り付け位置に、エンクロージャー取り付け用ブラケットを設置します

取り付け用ブラケット

図3#12-24x1/2”ネジ4本を用いてエンクロージャーをラックへ取り付けます。
Metricラックを使用する場合は、M6x1ネジを使用します。

#12-24 X 1/2" ネジ2本使用反対側も同様に留めます

図4

技術的なお問い合わせ ◆パンドウイット カスタマーサービス
2/11ページ

ＴＥＬ：03-6863-6060

取扱説明書© Panduit Corp. 2015

FS006D-JP

ブッシングの切り取り

インナーダクトの直径約2.5cmを切り取る

インナーダクトの直径約3.1cmを切り取る

ラックにエンクロージャーを取り付け、ケーブルを引き込む際に使用するインナーダクトのサイズを決めます。
図5を参考に、ブッシングを適切なサイズに切り、取り付けの準備をします。

細径のケーブル用に切り込みを入れる

インナーダクトの直径約3.8cmを切り取る

インナーダクトを使用しない場合は直線に切り込みを入れる

図5

ブッシングを取り付けます。

図 5A#10-32 x 3/8" ネジ

ストレインリリーフ
ブラケット

ケーブル引き込み口のすぐ近くにストレインリリーフブラケットを取り付けます。
＃10-32 x 3/8 "ネジおよび＃10-32HEXナットで固定します。

#10-32 hexナット

注：ネジの取り付けが見えやすいよう、カバーは図に表示されていません。

図6

技術的なお問い合わせ ◆パンドウイット カスタマーサービス
3/11ページ

ＴＥＬ：03-6863-6060

取扱説明書© Panduit Corp. 2015

FS006D-JP

QuickNet カセット取り付け（カセット別売り）
スプリングラッチを押して、スライドトレーを引き出します。

スプリングラッチ

図7

図のようにQuickNet プレターミネート光
ファイバーカセットをエンクロージャーに取り付けます。
取り付け後はラッチにしっかりとはめ、カセットを固定します。

カセット収容数
FEC1U & FCE1UA
FCE2U

最大4最大8

図 7A

引き出しを完全に出し、余長が適切か確認します。

図は引き出しを完全に出し、傾けた状態です。

(引き出しの状態が見えやすいよう、ケーブルは図から省略しています。)

図 7B

技術的なお問い合わせ ◆パンドウイット カスタマーサービス
4/11ページ

ＴＥＬ：03-6863-6060

取扱説明書© Panduit Corp. 2015

タックタイでアウタースロットを保護

FS006D-JP

ブッシング
タックタイ
（固定）
“A”

図のように、ファイバーケーブルを、ブッシングを通してカセットへ配線します。
引き出しを出した際にケーブルに過度の張力がかからないよう、十分な余長を確保してください。
余長が長すぎると引き出しが元の位置に戻らないので注意してください。（図7D参照）
ファイバーケーブルの固定にはタックタイを使用してください。

“A”から“B”までのケーブル長は約86cm

タックタイ
（移動可）
“B”

粘着テープ付き
コードクリップの取り付け位置

引き出しを出した状態
図 7C

注：カバーは図に表示されていません。

引き出しを収納した状態
図 7D

注：カバーは図に表示されていません。

技術的なお問い合わせ ◆パンドウイット カスタマーサービス
5/11ページ

ＴＥＬ：03-6863-6060

取扱説明書© Panduit Corp. 2015

FS006D-JP

現場成端、トランクケーブル配線
ファイバーアダプタパネル収容数
FCE1U・FCE1UA
最大4つ
FCE2U
最大8つ

余長スプール

引き出し部分の#10-32止め金具にスプールを取り付けます。#10-32Hexナットあるいは両面テープで取り付けます。
両面テープを使用する場合は、スプールの穴と同じ位置に穴を開けてください。
図のように、ファイバーアダプタパネルをフランジの間に取り付けます。取り付け後はラッチにしっかりとはめ、ファイバーアダプタパネルを固定します。

スプールの取り付け位置

エンクロージャーを上から見た図（カバーなし）

図8

引き出しを完全に出し、余長が適切か確認します。

図は引き出しを完全に出し、傾けた状態です。

(引き出しの状態が見えやすいよう、ケーブルは図から省略しています。)

図 8A

技術的なお問い合わせ ◆パンドウイット カスタマーサービス
6/11ページ

ＴＥＬ：03-6863-6060

取扱説明書© Panduit Corp. 2015

タックタイでアウタースロットを保護

FS006D-JP

ブッシング

タックタイ
（固定）

引き出しを出した際にケーブルに過度の張力がかからないよう、ジャケット部分には十分な余長を確保してください。余長が長すぎると引き出しが元の位置に戻らないので注意してください。（図8C参照）“A”から“B”までのケーブル長は約91cm

ファイバーケーブルの固定にはタックタイを使用してください。

“A”

補助チューブ図のようにブッシングを通してファイバーケーブルを配線します。ファイバーをスプールに1周できる程度の長さ（約1.3m）のケーブル長を確保します。

タックタイ
（移動可）

ファイバー
“B”

ケーブルジャケット

タックタイ用
粘着テープ付
固定具
ジャケットとケーブルの境目（右図参照）

2.5cm

ジャケットとケーブルの境目固定具でトランクケーブルのジャケット部分を押さえます。ファイバーを押さえないよう注意してください。

引き出しを出した状態
図 8B

注：カバーは図に表示されていません。

引き出しを収納した状態
図 8C

注：カバーは図に表示されていません。

技術的なお問い合わせ ◆パンドウイット カスタマーサービス
7/11ページ

ＴＥＬ：03-6863-6060

取扱説明書© Panduit Corp. 2015

FS006D-JPFOSM光ファイバー融着トレー取り付け (FOSM別売り)
FOSM収容数
FCE1U・FCE1UA
FCE2U

最大4つ
最大8つ

引き出し部分の#10-32止め金具にL字サポー
トブラケットを取り付けます。向きに注意してください。
1枚目の融着トレーをL字サポートブラケッ
トの上に取り付け、#10-32Hexナットで固定します。残りの融着トレーは1枚目のトレーの上に積み上げ、定位置へ固定します。

最上部のFOSMのみラッチを取り外すエンクロージャー（FCE1U/FCE1UA）に融着トレーを4枚取り付ける場合は、最上部の融着トレーのラッチは折って取り外してください。ラッチがあるとエンクロージャーの引き出しが閉まりません。
図のように、ファイバーアダプタパネルをフランジの間に取り付けます。取り付け後はラッチにしっかりとはめ、ファイバーアダプタパネルを固定します。

ファイバーアダプタパネル収容数
FCE1U・FCE1UA
最大4つ
FCE2U
最大8つ

L字型
サポート
ブラケット

図9

引き出しを完全に出し、余長が適切か確認します。
融着トレーを積み上げる際は、各融着トレー内で融着をしてから、次の融着トレーを積み上げてください。

図は引き出しを完全に出し、傾けた状態です。引き出しの状態が見えやすいよう、ケーブルは図から省略しています。

図 9A

技術的なお問い合わせ ◆パンドウイット カスタマーサービス
8/11ページ

ＴＥＬ：03-6863-6060

取扱説明書© Panduit Corp. 2015

タックタイでアウタースロットを保護

FS006D-JP

ブッシング

“A”
タックタイ(固定)

補助チューブ“A”から“B”までのケーブル長は約91cm

タックタイ(移動可)図のようにブッシングを通してファイバーケーブルを配線します。
ファイバーをFOSMスプールに1周できる程度の長さ（約1.5m）のケーブル長を確保します。
トランクケーブルの900µmバッファーファ
イバ ーをピッグテールへ融着します。
引き出しを出した際にケーブルに過度の張力がかからないよう、ジャケット部分には十分な余長を確保してください。
余長が長すぎると引き出しが元の位置に戻らないので注意してください。（図9C参照）
ファイバーケーブルの固定にはタックタイを使用してください。

“B”

ジャケットとケーブルの境目（詳細は7ページを参照）

引き出しを出した状態

図9B

注：カバーは図に表示されていません。

引き出しを収納した状態
図9C

注：カバーは図に表示されていません。

技術的なお問い合わせ ◆パンドウイット カスタマーサービス
9/11ページ

ＴＥＬ：03-6863-6060

取扱説明書© Panduit Corp. 2015FS006D-JP

ケーブル管理クリップの取り付け

プランジャーおよびブッシング

ケーブル管理クリップ
プランジャーおよびブッシング

図10

ケーブル管理クリップ

引き出し用フランジ

図のように、引き出し用フランジにケーブル管理クリップをスライドして取り付けます。
ケーブル管理クリップとフランジの穴にプランジャーとブッシングを挿入し、クリップを固定します。
反対側も同様に取り付けます。

プランジャーおよび
ブッシング
図10A

ファイバーアダプタパネルやファイバーカセットにパッチコードを成端します。
ケーブル管理クリップを通して配線することで適切な曲げ半径を維持できます。

図11

技術的なお問い合わせ ◆パンドウイット カスタマーサービス
10/11ページ

ＴＥＬ：03-6863-6060

取扱説明書© Panduit Corp. 2015

FS006D-JP

ドアの取り付け成端時に前面/背面ドアを取り外した場合は、元に戻します。
レーザー光線警告ラベルおよび警告ラベルを見える位置に添付します。

図12

E-mail:

技術的なお問い合わせ
パンドウイット カスタマーサービス

jpn-toiawase@panduit.com

http://www.panduit.co.jp/
11/11ページ

Tel:03-6863-6060