背幅 2.7 mm（昭 和 43 年 6 月 7 日 第 3 種 郵 便 物 認 可）
（会報 VOL. 6 5 6）2022 年 3月 5 日発行（1 回 5 日発行）

会 報

3

２０２２．

ＶＯＬ．６５６

●おしらせ
講

習

冷凍・空調事業所保安講習のご案内●協会事業報告

第 1 回高圧ガス販売事業者保安講習会開催される●試験関係

高圧ガス国家試験の結果を振り返る（令和 3 年度）●行政資料

令和 3 年度フロン対策講習会「都の取組と立入指導状況等について」●企業情報

ヘリウム供給不足は長期化「安心して使っていただ
くための体制づくり」●新シリーズ

高圧ガス一口メモ

１

特定不活性ガス公益社団法人 東京都高圧ガス保安協会

https://www.tokyo-khk.or.jp

14405409 会報 表1-4.indd

全ページ

2022/02/25

9:22:49背幅 2.7 mm

14405409 会報 表2-3.indd

全ページ

2022/02/25

9:24:26

会
2022．3目

報VOL. 656号

次

お し ら せ新型コロナウィルス感染症の感染拡大に伴う保安管理体制の確保について················ 2
講習

冷凍・空調事業所保安講習のご案内 ······································· 3
2022年（令和4年）度上期 第三種冷凍機械法定資格講習のご案内 ······ 6
2022年度講習会開催予定 ··················································· 7

行政資料

令和3年度 フロン対策講習会 都の取組と立入指導状況等について（上） ····················· 8

協会事業報告「第1回高圧ガス製造者・貯蔵所所有者保安講習会」が開催される ······················· 16

試験関係

高圧ガス国家試験の結果を振り返る（令和3年度） ············································ 18

警視庁だより特殊詐欺被害防止対策のご協力依頼と警視庁公式アプリの紹介について ··············· 19

環境省だより
『令和4年度環境省重点施策集』より「脱フロン・低炭素社会の早期実現」等関連事業···················································· 20

厚生労働省だより在宅酸素療法における火気の取扱いについて ··················································· 22

企業情報

ヘリウム供給不足は長期化「安心して使っていただくための体制づくり」 ············ 25

冷凍空調情報令和2年（2020年）に発生した冷凍空調施設における事故等について（その1） ······ 28

新シリーズ

高圧ガス一口メモ １ 特定不活性ガス ······························································· 32

保安事 故 事 例 ・アンモニアガス漏えい事故 ······················································· 34
ヒヤリハット ・冷媒配管にフォークリフトの積荷があわや衝突 ····························· 37

高圧ガスの相談室

第一種製造者の保安統括者等の選任について教えてください。 ································ 38

協会だより委員会等開催報告、協会日誌、協会からのお願い··········································· 42
協会からのご案内························································································ 43
東京都高圧ガス保安協会発行図書のご案内 ······················································ 44
お問合せコーナー＆広告掲載のお願い ···························································· 47
デスク雑感································································································· 48
東高保 会報 2022 3 VOL. 656 号

1

おしらせ
東京都高圧ガス保安協会では、今年になってあらたに新型コロナウィルス感染症の拡大に伴い、1 月 20 日付で以下の保安管理体制の確保についての要望書を発出しましたので、お知らせします。

2

東高保 会報 2022 3 VOL. 656 号
東高保
会報 2022.3 VOL.656 号

講習

冷凍空調保安講習会案内（一社）東京都 冷凍空 調設備 協会と 当協会 が協賛
冷凍 設備 か ら の漏 えい 事故 割合 の 高 止 ま り 、フ ロ ン 排出 抑 制 法 の 規制 強 化
を踏 ま え 、都内 事業 者 の 保安 レ ベ ル向 上 の ため 、今 回 初 め て 協 賛 と して 標 記の講習会を下記の通り開催します。

対象は・冷凍空調事業者

・冷凍空調工事事業者の方々です。

〇昨 年 末 、 都 内で は別 添の 違 反 事 例 も 公 表さ れま した 。（5 頁参 照 ）〇また温暖化防止の観点からもフロンの漏えいを止めることが重要課題となっています。
是非この機会に本講習への参加をお勧めいたします。
講習は会場での受講及びオンラインでの参加が可能です。
記
１ 開催日時20 22 年 3 月 18 日 （ 金 ） 1 3 ： 0 0 受 付
講 習 時 間 13： 40～ 16： 10
２ 開催場所
タワーホール船堀 ５階大ホール
江 戸 川 区 船 堀 4 -1 - 1
３ 講習内容①東京都からのお知らせ②冷凍空調施設の保安管理について【講習会会場案内図】③改正フロン排出抑制法と今後の課
都営新宿線 「船堀駅」下車
題について
北口出口より徒歩 1 分※車での来場は、ご遠慮願います｡
４ 受講費用会員（当協会または東冷協会員）
3 , 0 60 円
非会員
5 , 0 90 円
５ 受講申し込み
会 場 に て 対 面 受 講 者 ： Ｆ Ａ Ｘ で 申 込 （ 定 員 3 50 ）オンライン受講者 ：当協会ホームページから申込み
申 込 期 限： 2 02 2 年 3 月 7 日 （ 月 ）（東冷協の会員の方は東冷協ホームページからお申し込みください）
６ 受講証の交付
当協会の『受講修了証』を発行

東高保会報
会報
2022.3VOL.656
東高保
2022
3 VOL.
656 号 号

3

宛先

公益社団法人東京都高圧ガス保安協会
ＦＡＸ
0 3 - 3 8 3 0 - 0 2 6 6

受 講 申 込 書 兼 受 講 票
太線の枠内を記入し、受講料（同一事業所で複数人受講時は一括納付可）をお支払のうえ、お申込みください。
該当項目に☑を入れてください。

受番

会場・対面受講者用
講 習 の 種 類

講号2022 年月日

本欄には記入しないでください。

R３・第２回 冷凍空調保安講習（3 月 18 日(金）開催）※【ご注意】オンラインでの受講お申し込みには、この用紙は使用しないで下さい。オンライン利用の皆様は、必ずホームページよりお申し込みください。

事
業所
名部 ・ 課 ・ 係
当協会の会員・非会員の別分類

事 業 所 所 在 地☐会員(№☐冷凍空調事業者(〒
所在地) ☐非会員☐冷凍空調工事事業者)

電話(
連絡用のﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

)

FAX

(

)

＠

姓

名

（ フ リ ガ ナ ）氏

名・受理印を押印した受講票を返信しますので、FAX 番号は必ず記入してください。
・不明な点があれば、電子メールでも対応します。→webmaster@tokyo-khk.or.jp【 申 込 方 法 】

振込証明書類 貼付欄

申 込 方 法銀 行 振 込 先

①本頁をコピーし、必要事項を記入する。 三井住友銀行銀座支店②受講料を右欄の銀行に振込む。
普通預金＊ 受 講 票 返 信 後 は ， 受 講 料 は 返 金 で き ま 口座番号：1477732
口 座 名：公益社団法人
せんのでご注意ください。
③振込明細書等の「振込証明書類」のコ
東京都高圧ガス保安協会＊振込手数料は、受講者負担
ピーを左欄貼付欄に貼付する。
でお願いします。
④本申込書を上記宛先にＦＡＸする。

問い合わせ先公益社団法人東京都高圧ガス保安協会〒113-0033
文京区本郷 5-23-13
タムラビル 3 階
電 話 03-3830-0252
Ｆ Ａ Ｘ 03-3830-0266

この申込みで収集しました個人情報は、この講習の受付確認等の保安講習に関連した情報提供にのみ使用します。

※講習日当日は、本受講票を受付に提示してください。
※受講された方には、講習終了後「受講修了証」を配布します。

4

東高保会報
会報
2022.3VOL.656
東高保
2022
3 VOL.
656 号 号

会

東京都で発生したフロン排出抑制法違反事案に関する山口壯環境大臣談話○

本日、警視庁より、東京都で発生したフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（フロン排出抑制法）違反事案について公表がありました。
○ フロン排出抑制法では、業務用エアコン等を廃棄する場合は、冷媒として使用されているフロンを回収することを義務付けています。今回の事案は、建物解体時に、当該建物に設置された業務用エアコンから必要な回収作業をせず、フロンを放出させたものであり、このような事案が発生したことは誠に遺憾です。
○ 現在、英国グラスゴーにおいて、国連気候変動枠組条約第 26 回締約国会議（COP26）が開催されております。強力な温室効果を持つフロンの排出抑制は、気候変動対策として非常に重要な取組です。
○ 令和元年のフロン排出抑制法改正は、建物解体時のフロン回収作業の徹底を図ること等を目的としたものであり、今回の事案は、捜査機関及び行政機関がこの改正の趣旨を踏まえて御尽力され、被疑者らの検挙に至ったものと認識しています。
○ 環境省としては、引き続き関係機関と連携し、フロン排出抑制法の適正な執行を図っていきます。業務用エアコン等を廃棄する事業者や解体工事等を受託する事業者におかれては、フロン排出抑制法の規制を守っていただくことを強くお願いします。（11 月 9日環境省ホームページより）スバルディーラー、エアコン廃棄時にフロン類使用を伝えなかった疑い（2021 年 11 月 9 日朝日新聞デジタルより）
業務用エアコンを不法に解体し、地球温暖化につながる「フロン類」を排出したとして、警視庁は 9 日、スバル正規ディーラーの東京スバル（東京都文京区）と解体業者の興建総業（同八王子市）、両社の担当幹部ら計 3 人をフロン排出抑制法違反（書面の不交付、放出）容疑で書類送検した。昨年 4 月施行の改正法で規制が強まって以降、同法違反容疑で警察が摘発したのは初めて。
警視庁が解体現場のパトロールでこのエアコンを見つけ、都環境局が立ち入り検査で違反を確認した。両社は容疑を認め、「正規の手続きを怠った」などと説明したという。都環境局は「同様の違反が後を絶たないとしており、警視庁は他の企業についても情報を集めている。
後絶たないずさん処理、なぜ
フロン類は業務用のエアコンや冷蔵庫の冷媒に使われるガスで、二酸化炭素の数百倍から 1 万倍超の温室効果がある。
環境への負荷を減らすため、機器を廃棄する際のフロン類の回収率をいかに高めるかが課題だ。国の最新の目標は「2025 年に 60%、30 年に 75%」だが、19 年までの 5 年間は 38～39%にとどまっている。
企業はなぜ、専門業者に処理を依頼しないのか。
背景は法律の実効性の問題がある。2020 年 4 月に罰則を強化した改正フロン排出抑制法が施行されるまで、罰則（1 年以下の懲役または 50 万円以下の罰金）が科されるのは指導や命令に応じずに違法廃棄を繰り返した場合のみで、都道府県が立ち入り検査できる対象も限定的だった。
改正法では、指導や命令を経なくても罰則が科されるほか、フロン類回収の証明書がな
いと廃棄業者に機器を引き渡せなくする規定も設けた。ただ、警視庁幹部によると、改正法の施行後もずさんな処理は横行しているという。担当幹部は「取り締まりを強化し、フロン類の排出抑止につなげたい」としている。（大山稜、土舘聡一）。

違法に解体された業務用エアコンの同型機。フロン類が使われている=2021 年 11 月 9 日午前 10 時 13分、警視庁調布署、横山輝撮影

東高保会報
会報
2022.3VOL.656
東高保
2022
3 VOL.
656 号 号

5

講 習2022 年（令和 4 年）度上期
第三種冷凍機械法定資格講習のご案内
標記講習は、今年度から高圧ガス保安協会（以下「KHK」という。
）がオンラ
インで実施することとなりました。
講習の申込みは、KHK のホームページ(https://www.khk.or.jp/qualification/course_information/) にて行ってください。
なお、インターネット利用環境のない方は、ＫＨＫ教育事業部（TEL03-34366102）に問い合わせてください。
【 講 習 会 内 容 】
講

習

期

定
講
イ
受

習
ン

タ
付

ー

ネ
期

ッ

間

2022 年 5 月 27 日（金）～6 月 17 日（金）

員

190 名

会

オンライン講習ト間

2022 年 4 月 11 日（月）～5 月 1 日（日）インターネット受付での受講料

19,500 円（消費税込）

KHK 受 付 受 講 票 発 送 日

2022 年 5 月 26 日（木）検日

2022 年 7 月 3 日（日）場

全国家電会館
文京区湯島 3-6-1

日

2022 年 7 月 4 日（月）合 格 者 番 号 公 表 日

2022 年 8 月 1 日（月）合2022 年 8 月 1 日（月）

定

検
正

定
解

格

会

答

通

発

知

発

表

送

日

注 ➀受講料は、検定試験料を含みますが、テキスト代は含みません。
②テキストは、 (公社)東京都高圧ガス保安協会（Tel：03-3830-0252）にお問い合せください。

6

東高保 会報 2022 3 VOL. 656 号

東高保

会報.2022.3

VOL.656 号

講習

2022 年（令和 4 年）度講習会開催予定
講習日程

講

習

の

種

類

定 員（注 2
(名)

講習会場＊

6月

20 日(月)

保安講習「安全な高圧ガスの基礎知識」

70

全国家電会館

7月

14 日(木)高圧ガス販売事業者保安講習

70

全国家電会館22 日(木)冷凍・空調事業所保安講習会

140

全国家電会館

26 日(月)

第 1 回高圧ガス運送指導員等保安講習

70

全国家電会館

未 定

高圧ガス消費者保安講習（東京都・溶材協同組合と共催）

280

未 定

8 日(土)

国家試験対策習（第三種冷凍機械 法令の講習）

48

全国家電会館

31 日(月)

第 2 回高圧ガス運送指導員等保安講習

70

全国家電会館

11 月

11 日(金)冷凍空調工事保安管理者講習（基礎講習、付加講習 ）50

東京セミナー学院

12 月

2 日(金)

冷凍空調工事保安管理者講習（保安確認講習、検定試験）

75

東京セミナー学院

3 日(金)

第 1 回高圧ガス製造者・貯蔵所所有者保安講習

70

全国家電会館

第三種冷凍機械講習（2022 年度下期）
検定日：2 月 26 日（日）148

全国家電会館

3 日(金)

第 2 回高圧ガス製造者・貯蔵所所有者保安講習

70

全国家電会館

未定

冷凍・空調事業所保安講習会

350

タワーホール船堀

9月

10 月

2023 年
2月

3月

6 日(月)～
8 日(水)（注 1）ゴシック体の講習は、「高圧ガス製造保安責任者試験」に係る資格講習です。
（注 2）各講習とも定員になり次第締め切りますので、お早めにお申し込みください。
※ 講習によっては、今後の新型コロナウィルス感染症の拡大に伴い、オンライン講習の併用又は定員及び会場が変更になる可能性があります。なお、変更が決まりましたらホームページでもお知らせしますが、東京都高圧ガス保安協会までご確認ください。

東高保 会報会報2022.3
2022 3 VOL.656
VOL. 656
東高保
号号

7

行 政 資 料

令和３年度 フロン対策講習会
東京都の取組と立入指導状況等について（上）標記について、令和 3 年度のフロン対策講習会が 令和 3 年 12 月 9 日（木）、 東京都庁 都
民ホール（都議会議事堂 1 階）において開催されました。
今年（令和 4 年）1 月 21 日（金）に予定されていた講習会は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止となりました。
当日の開催プログラムは以下のとおりです。
「フロン排出抑制法改正のポイントと注意事項」（一社）日本冷凍空調設備工業連合会「都の取組と立入指導状況等について」
東京都環境局環境改善部環境保安課「中小事業者の管理の実態と今後の課題」（一社）東京都冷凍空調設備協会
各講演の動画と資料は以下のサイトから視聴と資料のダウンロードができます。このう
ち、東京都による講演資料を今回と次号の 2 回にわたって掲載します。
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/safety/cfc/collection_trader/ko-syu.html～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

8東高保 会報 2022 3 VOL. 656 号

東高保

会報 2022.3

VOL.656 号

東高保 会報 2022 3 VOL. 656 号

東高保

会報 2022.3

VOL.656 号

910

東高保 会報 2022 3 VOL. 656 号

東高保

会報 2022.3

VOL.656 号

東高保 会報 2022 3 VOL. 656 号

東高保

会報 2022.3

VOL.656 号

11

12

東高保 会報 2022 3 VOL. 656 号

東高保

会報 2022.3

VOL.656 号

東高保 会報 2022 3 VOL. 656 号

東高保

会報 2022.3

VOL.656 号

13

14

東高保 会報 2022 3 VOL. 656 号

東高保

会報 2022.3

VOL.656 号

東高保 会報 2022 3 VOL. 656 号

東高保

会報 2022.3

VOL.656 号

15

協会事業報告「第 1 回高圧ガス製造者・貯蔵所所有者保安講習会」が開催される公益社団法人東京都高圧ガス保安協会
本講習は、例年 2 月と 3 月に 2 回実施しています。今回は 2 月 2 日に開催しました第 1 回の講習の状況を報告します。
まず、冒頭に東京都高圧ガス保安協会の古川専務から挨拶が以下のとおりありました。
「新型コロナウィルス感染症は今年に入りオミクロン株を中心に感染が急速に拡大し、全国 34 の都道府県では蔓延防止等重点措置の措置期間となっています。都内では 1 万 4 千人を超える感染者が昨日も出ています。協会としては、感染拡大により冷凍空調設備やガス貯蔵施設の保安管理に携わる方が手薄になり、保安レベルが下がることが懸念されるため、資料にある通り、1 月 20 日付で会員事業者に対し、会長名で通知を発出しました。感染拡大に備え、各事業者とも人的配置を考え、またマニ
ュアルの整備などいわゆる事業継続のための備え、すなわち BCP を早急に整備していただきたいと思います。
また、本日を契機に当協会に是非加入していただき日頃の保安管理の向上に役立てていただきたいと思います。
」
次に東京都環境局環境保安課明石課長代理から、「高圧ガス事故の動向」について以下のような講話がありました。
「令和 3 年の高圧ガス事故については、報告件数はほぼ一昨
年なみの 60 件、高圧ガス保安法対象は 48 件でした。水素ステーションなどにおける水素の事故が 6 件と多かったのが特徴です。また爆発事故が 4 件発生し、LP ガス、酸素アセチレンガス

16

東高保
会報20222022.3VOL.656
東高保 会報3 VOL.
656 号 号

によるものも含まれています。昨年は、死亡事故が 3 件発生し、地下駐車場における二酸化炭素の噴出により 2 件で計 6 名の方が亡くなっています。現在捜査が続いています。また、死傷事故
ではないが昨年アセチレン・酸素を用いた鉄筋ガス圧接中に逆火により爆発事故も発生しています。
」
その後は移動車両の取締りと移動基準の話がありました。なお、車両取締りについては、昨年
は一昨年に引き続き、コロナの関係で実施されなかったとのことでした。
大陽日酸(株)関東支社の大住部長からは、冒頭、動画により高圧ガスボンベの破断による高圧ガスの威力やボンベの転倒による作業員の負傷などのケースの紹介がありました。
次に、CE（コールドエバポレーター）について、図によりわかりやすく説明がありました。特に過充てん防止のため内圧は 90％以下に抑えるなど、日頃の監視が 1 日１回以上計 3 回以上行うことが重要であること、などの説明がありました。
また液化炭酸ガスに使われる LGC 容器は転倒した場合に、中の真空断熱槽にあるネックチューブが損傷を受けることがあり、平成 29
年 9 月に横須賀市で爆発により 1 名死亡する事故が発生しているので注意を要する。また断熱圧
縮による事故にも十分留意してほしい、との話がありました。
全般的に図を用いたわかりやすい説明をいただきました。
なお、講習の冒頭、オンライン参加の方には「声が聞きとりにくい」など、不手際がありまし
たことを深くお詫び申し上げます。

次回は 3 月 4 日（金）午後に第二回の講習がありますので奮ってのご参加をよろしくお願いい
たします。

東高保
会報20222022.3VOL.656
東高保 会報3 VOL.
656 号 号

17

試験関係

高圧ガス国家試験の結果を振り返る（令和 3 年度）
2021 年度（令和3 年度）の高圧ガス製造保安責任者試験等の国家試験は、2021 年（令和3 年）
11 月14 日（日）に実施されました。
今年度については、新型コロナウイルス感染症拡大のため、高圧ガス保安協会（KHK）と協議のうえ、東京都内における試験はすべてKHK において実施することになりました。
その結果が本年1 月5 日（水）にKHK より発表されましたので、KHK のホームページから全国の結果を転載します。

18

東高保 会報 2022 3 VOL. 656 号

東高保

会報 2022.3

VOL.656 号

警視庁だより
特殊詐欺被害防止対策のご協力依頼と警視庁公式アプリの紹介について警視庁 生活安全部 生活環境課〇 昨年の都内における特殊詐欺は、被害認知件数 3,319 件、被害額約 66 億 2 千万円と前年に比べ件数、被害額ともに増加しており、依然として多くの方が被害に遭われています。
〇 警視庁では、特殊詐欺を特に抑止すべき重点犯罪に指定し、検挙対策を推進するとともに、都民や民間企業の方々のご協力をいただき、昨年は 2,000 件を超える被害を未然に防止していただ
いております。
〇 被害防止対策においては、特に昨年から引き続き、還付金詐欺の手口(被害者を ATM に誘導して携帯電話越しに振込操作をさせる)に着目し、「ATM コーナーでは携帯電話の通話をしない、させない」ことを社会のルールとして広める「ストップ！ATM での携帯電話」運動を推進してまいります。
○ 是非、貴法人の職員及びご家族・ご親戚の方々にもお伝えいただき、この運動が社会に浸透すようご協力をお願い申し上げます。
〇 つきましては、職員及びご家族・ご親戚の方々が特殊詐欺被害に遭われないために、警視庁公式防犯アプリ「DigiPolice」（デジポリス）やメールけいしちょうを活用いただき、特殊詐欺被害防止に必要な情報を入手して、自宅の電話を常に留守番設定にしていただくなどの「犯人からの電話に出ない」対策などを講じていただくようお願い申し上げます。
（参）別添のＰＤＦファイルのとおり「DigiPolice」は、特殊詐欺被害防止に必要な情報はもちろん、子供や女性の安全対策に関する情報や、メールけいしちょうで配信された事件情報が確認できるほか、防犯ブザーや痴漢撃退ブザーの機能等も有しており、非常に便利なアプリです。

東高保 会報 2022 3 VOL. 656 号

東高保

会報 2022.3

VOL.656 号

19

環境省だより『令和 4 年度環境省重点施策集』より「脱フロン・低炭素社会の早期実現」等関連事業
昨年 12 月 24 日、令和 4 年度の政府予算案が閣議決定されました。その中で環境省の重点施策として、脱フロン・低炭素社会の実現事業や IoT を活用したフロン類漏えい検知技術等が公表されましたので、以下に紹介します。なお、今後、令和 4 年度予算案が国会で承認されれば、直ちに具体的な公募手続きに入ることになりますので、具体化しましたら改めてお知らせします。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

20

東高保 会報 2022 3 VOL. 656 号

東高保

会報 20222.3

VOL.656 号

東高保 会報 2022 3 VOL. 656 号

東高保

会報 20222.3

VOL.656 号

21厚生労働省だより在宅酸素療法における⽕気の取扱いについて（平成 22 年１⽉ 15 ⽇（令和 4 年 1 ⽉ 21 ⽇「３．重篤な健康被害事例について」更新））
１．概要
酸素は、
燃焼を助ける性質が強いガスです。
このため、在宅酸素療法に使用する酸素濃縮装置、液化酸素及び酸素ボンベ（以下「酸素濃縮装置等」という。
）については、その添付文書や取扱説明書等において、火気を近づけてはならない旨が記載されている他、酸素吸入時の火気の取扱いについて、一般社団法人日本産業・医療ガス協会がパンフレットや動画を作成・配布するなど、様々な注意喚起が実施されております。
しかしながら、酸素濃縮装置等を使用中の患者が、喫煙等が原因と考えられる火災により死亡するなどの事故が繰り返し発生しているため、改めて注意喚起を実施するものです。
なお、酸素濃縮装置等は適切に使用すれば安全な装置ですので、治療を受けている患者等へのご理解を宜しくお願いいたします。
２．在宅酸素療法を受けている患者やその家族等にご注意いただきたい事項
在宅酸素療法を受けている患者やその家族等は、酸素吸入時の火気の取り扱い等について、以下の点を十分に理解して、酸素濃縮装置等をご使用下さい。

１）高濃度の酸素を吸入中に、たばこ等の火気を近づけるとチューブや衣服等に引火し、重度の火傷や住宅の火災の原因となります。
２）酸素濃縮装置等の使用中は、装置の周囲 2ｍ以内には、火気を置かないで下さい。
特に酸素吸入中には、たばこを絶対に吸わないで下さい。
３）火気の取扱いに注意し、取扱説明書どおりに正しく使用すれば、酸素が原因でチューブや衣服等が燃えたり、火災になることはありませんので、過度に恐れることなく、医師の指示どおりに酸素を吸入して下さい。
３．重篤な健康被害事例について（日本産業・医療ガス協会 医療ガス部門まとめ（令和３年 11 月末時点））
火災事故原因別の分類（全 93 件の火災事故の原因別分類）＊「その他」の中には、ストーブ、線香、台所、ろうそく等が含まれます。
＊「不明」の中には、出火場所が不明の事例も一部含まれます。
＊ 酸素供給装置が直接の火災原因となったことはありません。

22

東高保 会報 2022 3 VOL. 656 号

東高保

会報 2022.3

VOL.656 号

４．その他
本対策に関連して、在宅酸素療法を受けている患者やその家族等に対して、適切な注意喚起が継続的に実施されるよう、各都道府県衛生主管部（局）長等に対し、医療機関への周知及び指導を依頼しております。
また、日本産業・医療ガス協会会長に対して、医師が在宅酸素療法を実施する患者やその家族等に対して本注意喚起を行うために必要な資材を提供するとともに、患者の居宅等を訪問する際に、販売店等からも注意を呼びかけるよう通知しております。
（参考資料（１））（参考資料）（１）
平成 22 年 1 月 15 日付け医政総発 0115 第 1 号・医政指発 0115 第 1 号・薬食安発 0115 第 1 号
厚生労働省医政局総務課長・医政局指導課長・医薬食品局安全対策課長連名通知
https://www.mhlw.go.jp/content/11125000/2r98520000003m9w.pdf（２）独立行政法人医薬品医療機器総合機構
医薬品医療機器情報提供ホームページ ＰＭＤＡ医療安全情報Ｎｏ．４「在宅酸素療法時の喫煙などの火気取扱いの注意について」
http://www.info.pmda.go.jp/anzen_pmda/file/iryo_anzen04.pdf（３）一般社団法人 日本産業・医療ガス協会ホームページ
http://www.jimga.or.jp/front/bin/ptlist.phtml?Category=7041（４）神戸市消防局ホームページ「在宅酸素療法中の火災危険について」
http://www.city.kobe.lg.jp/safety/fire/information/zaitakusanso.html
令和 4 年 1 月 21 日（金）【照会先】
医薬・生活衛生局 医薬安全対策課 安
全使用推進室(代表電話) 03-5253-1111(内線 2750)(夜間直通) 03-3595-2435
東高保 会報 2022 3 VOL. 656 号

東高保

会報 2022.3

VOL.656 号

23＊この対策について、わかりやすくまとめた啓発リーフレットを作成いたしました。

24

東高保 会報 2022 3 VOL. 656 号

東高保

会報 2022.3

VOL.656 号

企 業 情 報

ヘリウム供給不足は長期化「安心して使っていただくための体制づくり」◆鈴木商館営業本部ガス営業部 奥山勇巳課長
この企業情報は、産報出版株式会社様より、『電子版ガスメディア』2022 年 2 月 8 日付より転載のご承諾をいただきました。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
日本産業・医療ガス協会（ＪＩＭＧＡ）が発表した
2021 年（1 月～12 月）のヘリウム生産・販売実績は生産量が 7974 千㎥（ヘリウムガスと液体ヘリウムの合計）で前年比 5％増、販売量が 9328 千㎥（同）で同 3％増となった。販売量の内訳ではヘリウムガスが前年比で 7％減だったのに対し、液体ヘリウムは同 42％増と大幅な増加となった。
経済活動の正常化とともに需要はコロナ前の状態に戻るものと思われるが、国内のヘリウム供給は、昨年 10
月頃から急激にタイト化しており、現状ではヘリウム
販売会社は顧客への供給制限を余儀なくされている。
ヘリウムの国内有力サプライヤーであるジャパンヘ
リウムセンター（ＪＨＣ）に出資をする鈴木商館で、ガス販売を担当する奥山勇巳課長に現状を聞いた。
◆◆◆―ヘリウム供給タイト化の要因は端を発しているのはアメリカからアジア圏内へヘリウムを運ぶ船便、これがアフターコロナによる需要の増加により、確保できなくなっている。ＪＨＣが扱うヘリウムはアメリカのロサンゼルス港から日本に向けて出荷されている。その港湾作業員も、コロナ感染拡大の影
響で人手不足となり、通常の作業効率を維持できず、荷物の増加とのダブルパンチで船の運行が非常に悪くなっていると、聞いている。
また、もうひとつは高圧ガスのヘリウムという、業界では不活性で安全とされるガスが、
一般の船便会社から見ると危険性の高いものと思われている。このため一部の船便会社にしか受け入れてもらえないのが現実。それらを含めると、船会社が積極的にヘリウムを運んでくれるという状況は現状で非常に考えにくい。
―コロナ禍以前にも供給不足が問題になっていた
2019 年の秋にもディズニーランドで風船の販売が制限されたというニュースがあった。
これはヘリウムを備蓄する米ＢＬＭの出荷停止と、米国最大のヘリウムプラントとなるエク
ソンモービルがこれまでにない、大定修を行って 2 ヵ月間システムダウンしたことが主要因とされる。今回のタイト化はプラントには何の問題も発生していない。ヘリウムは作られているが、コンテナの海上運送が大幅に遅れているのが現状となる。
東高保 会報 2022 3 VOL. 656 号

東高保

会報 2022.3

VOL.656 号

25

ヘリウムに限らず、経済活動の再開ですべての物流が影響を受けている。コロナが落ち着きを取り戻したタイミングが、クリスマス商戦前ということもあった。ロサンゼルス港で待機する船が、通常 20 隻程度が昨年 9 月に 50 隻に増加、そこから 12 月には 110 隻になったとされている。
―現状での対応は船便の問題に加えて、高圧ガスの圧力の問題もある。ヘリウムは液体の状態で運ぶために船に載せられる内圧の限界値が定められている。船便の出荷が遅れると、待機の時間が長くなり液体がガス化して内圧が上がる。これによって、ブッキングしていた船に積めないということが実際に発生したようだ。
産業ガス業界全体の問題と認識しており、ガス業界として船会社に対して、この圧力条件の緩和要請、さらに国に対しても、ＪＩＭＧＡを通じて関係省庁への協力要請を行っている。
―今後の見通しは
結論からいうと、すぐに改善には向かわないとみている。なぜかというと、そもそも生産の問題ではなく、船便の問題であるというのがひとつ。さらに、昨年末に日本へ供給されることが予定されていたロシア・ガスプロム社のヘリウムプラント（アムール）からの出荷が、ＬＮＧプラント側の火災事故によって、稼働されないという事態になっている。
これがいつ復旧するかは、まったくわからない。今年の半ばくらいまで動かないということまで漏れてくる状況となっている。そうなると、国内に入るのはアメリカ玉とカタール玉の二つに頼らざるを得ず、総量は変わらないが船便が正常に戻るまでは状況がよくなる見込みは薄く、長期化する可能性が高いと予想している。
―鈴木商館として顧客への対応は我々に割り当てられる量は、残念ながら需要に対して 100％には程遠い。ＪＨＣの参画メンバーとして他の出資会社と協力しながら、玉を増やしていただくことに全力投球している。
ただし、これも船便次第ということになる。
鈴木商館という商社としての立ち位置からは、ここでのＢＣＰ対応もむろん実施している。
その他ソースからのヘリウム調達の努力はもちろんしているし、海外からも引き取りができないかというアプローチを継続している。
そうは言いながらも、正直なところお客様にご迷惑をかけてしまっているのが現実であり、今後も、満量まで供給することは非常に厳しい状況が続く。また、船便の問題から輸送コストも非常に上がってきている。こうなるとお客様にもコスト高をある程度、認めていただか
なくてはならない必要もある。安定供給も大事だが、それに関わるコストが今後大きい問題になるのでないか。
今は、お客様にどうやったら 100％供給できるかを優先し、安心して使っていただくための体制づくり、これが我々に求められている一番の価値になる。今後、それをしっかり作る
ことを目指したい。

（転載は以上です）

26

東高保 会報 2022 3 VOL. 656 号

東高保

会報 2022.3

VOL.656 号

【参考資料】

東高保 会報 2022 3 VOL. 656 号

東高保

会報 2022.3

VOL.656 号

27冷凍空調情報令和 2 年（2020 年）に発生した冷凍空調施設
における事故等について（その 1）
公益社団法人 東京都高圧ガス保安協会
ＫＨＫ編集発行『冷凍空調情報 Refrigeration and Air Conditioning
News Vol.45,2021』から、令和 2 年（2020 年）における冷凍空調施設
における事故について、掲載をします。
2020 年（令和 2 年）に発生した冷凍保安規則に関する事故件数の総数は 237 件ですが、全事故件数 458 件の中で 52％と最多となっています。このうち人身事故は 2 件でいずれも軽傷者 1 名でした。冷媒ガス別
では、フルオロカーボンが 221 件、アンモニア 14 件、炭酸ガス 2 件でした。詳細は以下のサイトをご覧ください。
https://www.khk.or.jp/Portals/0/khk/hpg/refrigeration/2021/reikuuzyouhou/reitoukuutyouzyouhou%2045.pdf＜問合せ先＞高圧ガス保安協会（高圧ガス部）〒105-8447 港区虎ノ門 4-3-13 ヒューリック神谷町ビル
TEL:03-3436-6103 FAX:03-3438-4163
KHK ホームページ：http://www.khk.or.jp～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
その 2020-0700 冷媒ガス(R22)漏えい事故①発生日時：4 月 17 日
②発生場所：三重県③冷媒ガス：フルオロカーボン 22④災害現象：漏えい⑤取扱状態：＜停止中＞⑥事故概要：
4 月 17 日（金）当該設備の保守点検において、水熱交換機内部冷媒配管及びインジェクショ
ン用電磁弁フレアナット部より冷媒ガス（R22）の漏えいが判明した。水熱交換器内部冷媒配管及びインジェクション用電磁弁フレアナット部の腐食により、冷媒ガス（R22）が漏えいした。
なお、当該冷凍機設備は修理せず廃止しており、ピンホール部位の特定は行っていない。
原因は、＜腐食管理不良＞⑦人身被害：軽傷者 1 名
その 2020-269 R22 漏えい事故①発生日時：8 月 25 日
②発生場所：長野県③冷媒ガス：フルオロカーボン 22④災害現象：漏えい⑤取扱状態：＜停止中＞（工事中）⑥事故概要：
28

東高保 会報会報2022.3
2022 3 VOL.656
VOL. 656
東高保
号号

冷却器の老朽化により R22 が漏えいした。R2.8.22 に定期検査を実施中、過冷却器の銅配管継手部から R22 の微量の漏れが確認されたので、配管補修材にて漏えいを停止させた。
8.25 に再度確認したところ、補修箇所より漏えいが判明した。継手部の増し締めをするため補修材を剥離させたところ、残圧により継手部が抜け冷媒が放出した。放出した冷媒を止めようとした担当者が両手及び右足に凍傷を負った。
原因は、＜その他＞（老朽化）⑦人身被害：軽傷者 1 名
その 2020-079 R134a の漏えい事故①発生日時：3 月 20 日
②発生場所：静岡県③冷媒ガス：フルオロカーボン 134ａ
④災害現象：漏えい⑤取扱状態：＜停止中＞（工事中）⑥事故概要：
サブクーラー更新のため冷媒を抜いたところ封入量 1,550kg に対して回収量 468.4kg であった。漏えいが疑われたので漏れ確認を行ったところ凝縮器チューブの 1 本から漏れが確認された。
漏れた箇所は不明であるが、このチューブの両端を塞いで再利用する。漏れた量は 1,081.6kgと推定される。チューブ内を通る冷却水に含まれるカルシウム等の含有物が付着し、孔食したと考えられる。
原因は、＜腐食管理不良＞⑦人身被害：なし
その 2019-525 冷媒ガスの漏えい事故①発生日時 ：2019 年 10 月 9 日②発生場所 ：東京都
③冷媒ガス ：その他（フルオロカーボン）④災害現象 ： 漏洩
⑤取扱状態 ：＜停止中＞⑥事故概要 ：
定期点検の際に、圧縮機オイル電磁弁からのオイル漏えいを確認した。2001 年の使用開始時からの経年劣化による、フロン配管の損傷。
原因は、＜その他＞（経年劣化）⑦人身被害 ：なし
その 2020-151-2 冷媒流出事故①発生日時：5 月 4 日②発生場所：岐阜県③冷媒ガス：フルオロカーボン 407C
④災害現象：漏えい⑤取扱状態：＜停止中＞（休止中）⑥事故概要：
停止していた冷凍機を使用するため中央監視装置から運転を開始した際、異常アラームが発し
東高保 会報会報2022.3
2022 3 VOL.656
VOL. 656
東高保
号号

29

たため運転停止。
原因不明のため納入業者に連絡し調査。納入業者により調査を実施したところ、冷媒漏れの可能性があるとの見解から、メーカーに調査依頼。メーカーによる調査を実施したところ、機器からの冷媒漏れは確認できなかったが、冷却用配管内を循環する冷却水内から冷媒漏れを検知。冷媒を回収したところ、60kg 中 4.2kg を回収。55.8kg の冷媒漏えいを確認したもの。
メーカーでの調査の結果、冷水通路全体にスケール（黒色酸化鉄）及び鉄瘤の付着が確認されており、冷水中の腐食成分が異物等の下側や隙間に局所的に濃縮してステンレス表面の不動態被膜が破壊され再生が妨げられて局所的に腐食が進行したか、プレートを接合しているろう材が同じ作用で腐食したと推測される。
原因は、＜腐食管理不良＞⑦人身被害：なし
その 2020-165 冷凍機からのフルオロカーボン（R22）漏えい事故①発生日時：6 月 7 日②発生場所：北海道③冷媒ガス：フルオロカーボン 22④災害現象：漏えい⑤取扱状態：＜製造中＞⑥事故概要：
アイスビルダー冷凍機で油圧異常が複数回発生していたことから、年次点検を業者により実施
したところ、殺菌と冷却用で使用しているアイスビルダーの配管部分にピンホールが開いているのを確認したもの。ピンホール確認後、冷凍機を停止、翌日に業者により溶接による修理作業を実施したところ、漏えい量が約 130kg であった。経年劣化により配管が腐食し、冷媒ガスが漏えいしたものと推測される。
原因は、＜腐食管理不良＞⑦人身被害：なし
その 2020-207 アンモニア高圧配管ガス漏えい①発生日時：6 月 25 日
②発生場所：鹿児島県③冷媒ガス：アンモニア④災害現象：漏えい⑤取扱状態：＜製造中＞(定常運転)⑥事故概要：
アンモニア漏えい検知器が 15％反応していたため、石鹸水にて微量なアンモニアの漏えいを特定。機械を停止し、前後のバルブを閉めて冷媒改修。高圧ガス配管部分なので、早急に材料を発注し、配管取替えをおこなう。人的被害及び近隣への被害なし。高圧ガス配管からの漏えい箇所は、ユニット内にあり、上部から水滴がかかりカルキが付着し、腐食が進行しガスが漏えいした。また、漏えいした箇所は、ユニット外板を外さないと点検ができず、腐食を見落とした。
原因は、＜腐食管理不良＞⑦人身被害：なし
その 2020-305 アンモニアガス漏えい事故①発生日時：9 月 8 日
30

東高保 会報会報2022.3
2022 3 VOL.656
VOL. 656
東高保号号

②発生場所：千葉県③冷媒ガス：アンモニア④災害現象：漏えい⑤取扱状態：＜製造中＞(定常運転）⑥事故概要：
令和 2 年 9 月 8 日 19 時 30 分頃にアンモニアガス漏えい警報が発報。現場を調査した結果、アンモニア／炭酸ガス冷凍設備の圧縮機への接続配管（防熱施工部）から漏えいしていることを確認。当該部は外面腐食による減肉が進んでおり、窪み箇所から漏えいしていた。
前後バルブの閉止および圧縮機内残ガス処理により、漏えいは停止した。当該系統は、気化したガスが圧縮機へ戻る経路であり、運転中は冷却ガスが低温状態で流れているが、冷凍機が停止すると、配管表面温度は常温近くになる。その温度変化により、結露が発生しやすい状態となっていた。また、配管の結露対策として、防熱材を施工していたが、経年劣化によりすき間が生じ、配管表面に結露水が付着したと考えられる。さらに、漏えい個所は配管の下方であり、流れてきた結露水が滞留したために、腐食の進行が早まり、局所的な腐食に至ったと推定される。
原因は、＜腐食管理不良＞⑦人身被害：なし
その 2020-317 冷媒漏えい事故①発生日時：5 月 16 日
②発生場所：群馬県③冷媒ガス：その他(フルオロカーボン)④災害現象：漏えい⑤取扱状態：＜製造中＞(定常運転）⑥事故概要：
令和 2 年 5 月 16 日（土）8：32、当該機器の低圧遮断制御異常が作動したため、現場調査を実施。
原因が特定できないため再度運転させ動作確認実施。
このとき低圧側が 0.05MPa と低く、
ガス漏れの疑いがあるため運転停止。
業者による点検調査結果、
屋外空気側熱交換器からの漏えいと判明。漏えい量は 110kg（全量）と推定。工場で生産している製品は発酵食品で発酵中は人体に影響のないレベルの微量の硫化水素が発生。このため発酵中は定期的に発酵室の吸排気実施しているが、この排気管が事故機の空気側熱交換器の近傍にあること、および夏季期間中は電力デマンド対策として熱交換器に散水しているため、この水に硫化水素が溶け込み腐食が進んだものと推定。また、機器の間も狭く、汚れなども相まって腐食の発見が遅れたことも原因の一つと思われる。
原因は、＜腐食管理不良＞⑦人身被害：なし（次号に続く）東高保 会報会報2022.3
2022 3 VOL.656
VOL. 656
東高保
号号

31

新シリーズ

高圧ガス一口メモ
東京都高圧ガス保安協会発行の協会誌『防災』（1966 年創刊号～1990 年
3 月号）のサロン欄に「高圧ガス一口メモ」（1972 年 5 月号～1984 年 5 月号）として高圧ガス関連技術用語を掲載してきたものが『わかり易い高圧ガスの手引』（写真参照）として発刊されました（初版・昭和 59 年 10 月 31日）。
今回、会報の新シリーズとしてあらためて法令用語も含めて「高圧ガス一口メモ」の連載を始めたいと思います。
会員の皆様からも、取り上げて欲しい用語などがありましたら、編集部まで FAX もしくはメールでお知らせくださるようお願いします。
会報担当編集部 藤原 FAX：03(3830)0266
Mail：fujiwara@tokyo-khk.or.jp～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

１ 特定不活性ガス【用語の定義】
特定不活性ガスとは、高圧ガス保安法令の一般高圧ガス保安規則（一般則）第 2 条第 1 項第4 の 2 号において次のように定義がされています。
四の二 特定不活性ガス 不活性ガスのうち、フルオロカーボンであって、温度六十度、圧力零パスカルにおいて着火したときに火炎伝ぱを発生させるもの
この一般則のほか、コンビナート等保安規則（コンビ則）第 2 報第 1 項第 3 の 2 号及び冷凍保安規則（冷凍則）第 2 条第 1 項第 3 の 2 号においても同様に定義されています。
この定義は、2021 年（令和 3 年）4 月 23 日施行の経済産業省令第 44 号により改正されたものです。
なお、上記の条文中の「火炎伝ぱを発生させるもの」（一般則以外にコンビ則、冷凍則においても共通）について、「内規」〔高圧ガス保安法及び関係政省令等の運用及び解釈について（20200715 保局第 1 号）〕の規定が次のように改正されました。
第 1 項第 4 号の 2 中火炎伝ぱについて
ISO 817(2014)に示される方法を標準とし、次の①～③に掲げる条件により実施すること。ただし、製造施設の位置、構造及び設備並びに製造の方法等に関する技術基準の細目を定める告示（昭和 50 年通商産業告示第 291 号）第 1 条に規定される可燃性ガスから除外されるガスに該当するものにあっては、火炎伝ぱを示すものとし、必ずしも火炎伝ぱの有無を測定する必要はない。
① 温度 60.0±0.5℃② 絶対圧力 101.3±0.7kPa③ 測定に使用する空気の湿度は、（イ) 及び（ロ) の条件によることとする。
（イ）乾燥空気（絶対湿度 0.15 g/kg 未満）（ロ）温度 23℃、絶対圧力 101.3kPa における相対湿度 50％相当の湿度（絶対湿度 8.8±
0.5g/kg）
32

東高保 会報会報 2022
3 VOL.
656 号 号
東高保
2022.3VOL.656

【用語の解説】
特定不活性ガスは、名前に「不活性ガス」とあるように広義には法令で定義されている不活性ガス（一般則第 2 条第 1 項第 4 号、コンビ則第 2 条第 1 項第 3 号、冷凍則第 2 条第 1 項第 3 号）に該当します。この不活性ガスについては、不燃性ガスともいい、そのガス自身も燃焼しないし、他の物質を燃焼もしくは反応する性質を持たないガスで、代表的なガスには窒素、炭酸ガスなどのほか、アルゴン、ヘリウムなどのいわゆる「希希ガス」があります。
この不活性ガスのうちの特定不活性ガスは、平成 28 年（2016 年）11 月の法令改正によりあらたに定義されたもので、地球温暖化係数の低い新冷媒の普及を促進するため、新冷媒のうち燃焼性がわずかにあるものについて、一定の要件を課すことで不活性ガス扱いすることと定められたものです。
【高圧ガス保安法上の技術基準】
特定不活性ガスの製造に関する技術上の基準には、次のような規定があります。
① 特定不活性ガス製造設備は火気を取り扱う施設から 8m 以上の距離を有し、漏えいしたガスが当該火気を取り扱う施設に流動することを防止するための措置、若しくは漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講ずること。
（一般則第 6 条第 1
項第 3 号）※ 一般則例示基準 82「特定不活性ガスを製造する設備における一般則第 6 条第 1 項第 3 号の規定に係わらず経済産業大臣が同等の安全性を有するものと認める措置」による対応も可能。
② 貯槽には特定不活性ガスの貯槽であることを容易に識別できる措置を行う。
（一般則第 6 条
第 1 項第 6 号）
③ 特定不活性ガスの製造設備を設置する室は当該ガスが漏えいしたとき滞留しない構造とすること。
（一般則第 6 条第 1 項第 9 号）
④ 安全弁又は破裂版に放出管を設け、開口部の位置は適切な位置であること。
（一般則第 6 条
第 1 項第 20 号）⑤ 液化ガスの貯槽には、液面計を設けること。この場合において、ガラス液面計を使用するときは、当該ガラス液面計にはその破損を防止するための措置を講じ、貯槽とガラス液面計とを接続する配管には、当該ガラス液面計の破損による液化ガスの漏えいを防止するための措置を講ずること。
（一般則第 6 条第 1 項第 22 号）⑥ 特定不活性ガス製造施設から漏えいするガスが滞留するおそれのある場所に、当該ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備を設けること。
（一般則第 6 条第 1 項第 31 号）⑦ 特定不活性ガス製造設備（移動式を含む）には、当該製造設備に生ずる静電気を除去する措置を講ずること。
（一般則第 6 条第 1 項第 38 号）⑧ 特定不活性ガス製造施設には、その規模に応じ、適切な消火設備を適切な箇所に設けること。
（一般則第 6 条第 1 項 39 の 2 号）
⑨ 特定不活性ガス容器置場は、当該ガスが漏えいしたとき滞留しないような構造とすること。
その規模に応じ、適切な消火設備を適切な箇所に設けること。
（一般則第 6 条第 1 項第 42 号
ヘ及びヌ）
以上

東高保 会報会報 2022
3 VOL.
656 号 号
東高保
2022.3VOL.65633

保 安事 故 事 例
アンモニアガス漏えい事故
発生日時

2020 年 1 月 18 日（土） 13 時 00 分

発生場所
発生施設
災害現象
取扱状態

新潟県新潟市冷凍設備（その他）
）受液器
漏えい
作業中
【事故状況】
冷凍設備内の高圧受液器から冷媒ガス（アンモニア）が漏えいした（図1、図2参照）。
漏えい量が微量であったことから、事業所は消防局へ報告する必要があるかについての判断に迷い、報告が遅れた。
また、漏えいを早く抑えたいとの思いから、高圧ガス保安法令に基づく設備の変更に必要な手続きをとらずに溶接補修を行った。
以下、事故の概要を時系列で記す。
1月18日（土）13時00分頃 職員による日常点検時にわずかなアンモニア臭に気付く
が、フランジ周りの増し締めにより収まった。
1月19日（日）7時30分頃
夜勤者への引き継ぎ時にアンモニア臭がした旨を報告した。
1月20日（月）10時00分頃 日常点検時にやはりアンモニア臭がしたため、職員数人で硫黄を焚いてガス漏れ箇所を探したが特定できなかった。そのため、工事業者にこれまでの経緯を報告し、来訪するように依頼した。
1月24日（金）10時00分頃 工事業者および機器メーカによる漏えい箇所の特定作業の結果、高圧受液器に亀裂があることを発見した。
1月25日（土）～26日（日） 亀裂部分に溶接補修を行った。その後、窒素ガス 1.6MPa
による 漏れ検査、試運転を行い、漏れのないことを確認し、運転を再開 した。
1月30日（木）13時30分頃 事業所は、工事業者とともに、消防局へ漏えい事故および変更届の不備について報告を行った。
消防局は、事業所に顛末書の提出、事故原因の究明、再発防止策の実施を求めた。
8月25日（火）工事業者より、高圧受液器の亀裂はアンモニア応力腐食割れによると推定する旨の報告書が郵送された。

事故概要

34

東高保 会報 2022 3 VOL. 656 号

東高保

会報 2022.3

VOL.656 号

東高保 会報 2022 3 VOL. 656 号

東高保

会報 2022.3

VOL.656 号

35

【事故原因】高圧受液器のアンモニア応力腐食割れにより漏えいが発生したと推定した（図3～7参照）。詳細は次のとおりである。
① 設置後3年が経過② 亀裂は鏡板の内面側の気相部で発生③ 鏡板は冷間加工により成形され、円筒胴に溶接④ 亀裂近傍に茶褐色の錆
⑤ 亀裂の起点は溶接熱影響部⑥ 振動と残留応力による引張応力が作用していたと推定【再発防止対策】【事業所】① ガス漏えい時の措置手順を明確にし、職員への教育を徹底した。
② 設備の変更を行う際には、事業所内のマニュアルに従って、変更手順を行うことを徹底した。
【機器メーカ】① アンモニア応力腐食割れの事例はこれまで経験したことがなく、意図していなかった事象であったため、従業員に事故の周知徹底、教育を行った。
② 溶接後の残留応力を除去するため、熱処理（PWHT）を実施し、応力腐
食割れのリスクを少しでも低減した。
③ 鏡板および円筒胴の板厚を薄くすることで、溶接に伴う入熱を低減し、残留応力を低減した。
人的被害

なし

教

① 事業所は、ガス漏えい時に適切な措置を行うことができるよう、教育を行うとともに、緊急事態を想定した訓練を行う必要がある。
② 高圧ガスの漏えいがあった時には、高圧ガス事故に該当するかどうかについて事業所が自己判断をせずに、速やかに行政機関に確認する必要がある。
③ アンモニア受液器の応力腐食割れは、（公社）日本冷凍空調学会のウェブサイトでも紹介され、論文でも報告されている。機器メーカは、自身の冷凍機器に関連 のある情報を積極的に収集する必要がある。
④ 酸素の混入により内面が発錆したと考えられるが、機器メーカ、工事業者および事業所は、酸素が混入した原因を解明していない。応力腐食割
れは、材料、環境、応力の3つの条件が揃わなければ発生しないため、環境遮断の観点から酸素が混入した原因を突き止め、再発防止対策を行う必要がある。

訓

出典：高圧ガス保安協会「高圧ガス事故概要報告 2020-414」から引用

36

東高保 会報 2022 3 VOL. 656 号

東高保

会報 2022.3

VOL.656 号

ヒヤリハットからはじめよう

！

内

容

冷媒配管にフォークリフトの積荷があわや衝突状況

アンモニア冷凍設備を使用する冷蔵倉庫内で、フォークリフトにより荷役作業をしていたところ、側壁に沿って敷設された冷媒配管に積荷がぶつかりそうになっ
た。

想
定
される
事故等

・冷媒配管の破損によるガスの漏えい
・漏えいしたガスによる凍傷などの人身事故

概略図

・冷媒配管など冷媒設備の設置位置の変更や防護柵の設置

対 策

・荷物の保管場所やフォークリフトの通路の変更
・フォークリフトによる荷積高さの制限
・荷役の作業員や関連会社の従業員に対する保安教育の徹底（出典：東京都環境局「ヒヤリハットからはじめよう高圧ガス事業所の自主保安活動」【事例-39】より

東高保 会報会報2022.3
2022 3 VOL.656
VOL. 656
東高保
号号

37

～高圧ガスの相談室～

第一種製造者の保安統括者等の選任について教えてください。

≪回答≫
第一種製造者は、事業所の規模や形態に応じて有資格者等所要の条件に適合する者（保安統括者等）を選任し、保安に関する職務を行わせる体制（保安管理組織）を設けることが義務付けられています（高圧ガス保安法第 27 条の 2）。この保安統括者等とは、第一種製造者又は第二種製造者が製造に係る保安に関する業務を管理するため、事業所に選任すべき者であって、次に掲げる者を総称しています。
①高圧ガス製造保安統括者（保安統括）②高圧ガス製造保安技術管理者（保安管理技術者）③高圧ガス製造保安係員（保安係員）④高圧ガス製造保安主任者（保安主任者）⑤高圧ガス製造保安企画推進員（保安企画推進員）⑥高圧ガス冷凍保安責任者（冷凍保安責任者）
上記の保安統括者等の選任の区分の概要を表 1 に示します。

第一種製造者であっても、窒素等の移動式製造設備、気化器等による製造その他については、
保安管理組織をつくることは除外されています（高圧ガス保安法第 27 条の 2 第 1 項第 1 号かっこ書）。表 2 に、保安統括者等の選任の区分と、選任を必要としない事業所について示します。
38

東高保 会報 2022 3 VOL. 656 号
東高保
会報 2022.3 VOL.656 号

なお、表 1 の「選任を必要としない事業所」に該当する部分については、「製造施設区分」とは見なさず、その部分については保安係員の選任は不要とされています。ただし、「保安について監督させる者（保安監督者）」の選任は必要とされています（基本通達「高圧ガス保安法及び関係政省令の運用及び解釈について（内規）」の「一般高圧ガス保安規則の運用及び解釈について」第 64 条及び第 66 条関係）。
保安統括者等を選任するに当たっての資格及び経験の詳細について、冷凍以外の第一種製造者の資格・経験を表 3 に、冷凍に係る第一種製造者の法案責任者の選任区分及び資格・経験を
表 4 に示します。
東高保 会報会報2022.3
2022 3 VOL.656
VOL. 656
東高保
号号

39

40

東高保 会報会報2022.3
2022 3 VOL.656
VOL. 656
東高保
号号

なお、保安統括者等の代理者の選任については、基本通達（前掲「内規」の「一般高圧ガス保安規則の運用及び解釈について」第 78 条関係）によれば、表 5 に示すような運用が認められています。
表 5 保安統括者等の代理者の選任（兼務）①保安統括者、保安技術管理者、保安主任者、保安係員の各代理者は、2 以上を兼務してもよい（代理者のみであれば兼務が可能）。ただし、保安主任者及び保安係員は同一施設に限られる。
②保安統括者、保安技術管理者、保安企画推進員（各正）が他の保安統括者、保安技術管理者、
保安企画推進員の代理者の兼務してもよい。
③交代制をとっている保安係員（正）は、他の直の代理者と兼務してもよい。
④液化石油ガス保安規則適用の 25 万㎣未満の事業所において、保安統括者が製造保安責任者免除の交付を受け、かつ、所定の高圧ガスの製造に関する経験を有している場合は、保安係員を兼務してもよい。ただし、液化石油ガス製造施設につき従業員の交代制をとっている場合は適用しない（基本通達、液化石油ガス保安規則第 64 条関係）。
東高保 会報会報2022.3
2022 3 VOL.656
VOL. 656
東高保
号号

41

協会だより

委○
員○
会○
等○
開○
催○
報○
告
○

○ 広報委員会
日 時：2022 年 2 月 17 日（木） 15：00～17：00 ※コロナ感染症により書面校正場 所：協会会議室
議 題：会報（3 月号）編集の件 ほか◎協会日誌（2022 年 1 月 1 日～2 月 28 日）
2 月 2 日 第 1 回高圧ガス製造者・貯蔵所所有者保安講習（全国家電会館）
7～9 日 2021 年（令和 3 年）度下期 第三種冷凍機械法定資格講習（全国家電会館）
27 日 第三種冷凍機械検定試験（全国家電会館）～ 協会からのお願い (社名変更等があったときのご連絡) ～協会会報･講習案内等の郵便物を確実にお届けするため、社名変更等、下記枠内の事項に変更があったときは、お手数ですが、事務局まで FAX にてお知らせください。
なお、FAX 用紙は、当協会ホームページ（www.tokyo-khk.or.jp）の会員専用ページに掲載「会員情報内容変更通知書」をダウンロードし、ご使用ください。
しています「
又は、下記事項を記載し FAX してください。
FAX 番号：０３－３８３０－０２６６

通知お願いの変更事項① 社名変更
④ 冷凍能力変更

42② 住所(表示) 変更(〒)⑤ 組織名称変更③ 電話･FAX 番号変更
⑥ 担当者異動⑦ その他

東高保 会報 2022 3 VOL. 656 号

棟高保

会報 2022.3

VOL.656 号

協○
会○
か○
ら○
の○
ご○
案○
内
○
測定機器の貸出しについて協会では、以下の測定機器の貸出しを行っています。利用されたい方は、当協会の担当者（小石川）にお問い合わせの上、お申込みいただくようお願いします。
■測定器の種類及び保有台数（１） 理研簡易ガスリークチェッカー SP-220F（フロンガス用） 5 台※詳細な情報は、理研ＨＰをご参照ください。
http://www.rikenkeiki.co.jp/（２）PD51 形 重錘型圧力計 長野計器製
4台※収納 BOX（寸法 400W×615L×350H 重量約 9kg 総重量は 25kg 位です）
※詳細な情報は、長野計器ＨＰをご参照ください。
http://www.naganokeiki.com/public_html/index.php■貸出し条件（１）貸出し料金
会員：無料
非会員：3,000 円（２）貸出期間①理研簡易ガスリークチェッカー
1 週間②PD51 形 重錘型圧力計
2 週間※重量がケースを含めて 25kg 近くありますので、運搬は車でないと無理です。

東高保 会報会報2022.3
2022 3 VOL.656
VOL. 656
東高保
号号

43

東京都高圧ガス保安協会発行図書のご案内フ１
ま

定価３，１００円（税込み）
購入冊数：部

定価３，３００円（税込み）
購入冊数：部「支払証明書」貼付場所
購入方法（太線内を記入する。）
１．上記金額を三井住友銀行銀座支店（口座名：公益社団法人東京都高圧ガス保安協会）、普通
口座番号：1477732）へ振込み、振込証明書のコピーをこの貼付場所にのり付けする。
２．本紙を下欄の FAX 番号へファックスする。（FAX が協会に届き次第発送します）。
３．振込手数料及び送料は、申込者負担です。送料は 1 冊の場合、関東内陸地域は 550 円、その他の地域及び 1 冊以上のときは、事前に連絡先までお問合せください。☎03（３８３０）０２５２

ＦＡＸ：03-3830-0266
44

東高保 会報 2022 3 VOL. 656 号

『高圧ガス周知文書』（クリアファイル A4）
当協会と東京都高圧ガス溶材協同組合では、可燃性ガス、特定不活性ガス、酸素、三フッ化窒素用高圧ガスの移動基準遵守徹底のため、あらたに周知文書を作成しました。
１部２００円（消費税込）（10 部以上の場合は 1 部１５０円）【送料別料金】で頒布しますので、協会までお申し込みください。

「支払証明書」貼付場所
購入方法（太線内を記入する。）
１．上記金額を三井住友銀行銀座支店（口座名：公益社団法人東京都高圧ガス保安協会）、普通
口座番号：1477732）へ振込み、振込証明書のコピーをこの貼付場所にのり付けする。
２．本紙を下欄の FAX 番号へファックスする。（FAX が協会に届き次第発送します）。
３．振込手数料及び送料は、申込者負担です。送料は 1 部の場合、関東内陸地域は 550 円、その他の地域及び 1 冊以上のときは、事前に連絡先までお問合せください。☎03（３８３０）０２５２
東高保 会報 2022 3 VOL. 656 号

45

協会ステッカーを発行しています
東京都高圧ガス保安協会では、「当協会の普及を図り、会員であることのステータスの向上を図る」ことを目的として、車両などに貼付するステッカーを会員からの応募により決定し、発行することとしました。

ステッカーの作者は、株式会社ガス研代表取締役の加藤 隆治氏です。このデザインのコンセプトは、・当協会のフルネームを表記し、会員であることを明確にした。
・背景のブルーは車両に貼付したとき目立つこと。
・高速道路標識でもブルーが基調となっていること。
・斜め軸はガスボンベの色をイメージしていること（例えば、黒は酸素、褐色はアセチレン、
赤は水素、緑は炭酸ガス、白はアンモニアなどです。
）◎価格：普通判（乗用車タイプ）１枚

シール式・マグネット式とも８８００円（税込）
大判（大型車タイプ）（マグネット式のみ） 1 枚 １１００円（税込）【ご注意いただきたい事項】※ お申込みからお手元に届くまで少し時間がかかる場合があります。
※ 商標登録については現在手続きを進めています。

今後、東京都、警視庁等の行政官庁、関係団体に対しては広く周知を図っていきます。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

協会ステッカー申込書
ステッカーの種類

定価（税込）

ステッカー普通判【シール】
ステッカー普通判【マグネット】
ステッカー大判【マグネット】
送
料
合
計
お
申
込
者

(ﾌﾘｶﾞﾅ）
氏 名
又は法人名

FAX：03-3830-0266
枚 数

８００円
８００円
１１００円

金 額

枚
枚
枚
枚

会員番号
電話番号

ＦＡＸ

〒
お
届
け
先

46

都・県

住 所
氏 名
又は
担当者名

円
円
円
円
円

（法人の場合は部署名までご記入願います。お申込者と同じ場合は記載不要です。）

東高保 会報 2022 3 VOL. 656 号

と。

高圧ガスに関する質問、会報への要望はありませんか
会員各位 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
協会では、会報を購読していただいている皆様から、普段、高圧ガスに関連する事業に従事しておられる中で、高圧ガス保安法令に関する疑問や役所への各種申請や届出の方法、あるいは保安教育やヒヤリハット対策などについての疑問や質問あるいは改善事例等の提案等について、できるだけ情報を共有して参りたいと思います。
いただいた質問等については、会報に毎号掲載している「高圧ガスの相談室」欄への掲載や、このお問合せコーナーに随時掲載して参りたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。
なお、お問い合わせは会報の奥付に掲載の電話、FAX、メールあるいはホームペー
ジのお問い合わせコーナーからお願いします。
公益社団法人東京都高圧ガス保安協会【自由記入欄】

会報に広告を掲載しませんか
広告掲載要項

会報サイズ・・・・B5
発行部数・・・・1,5２0 部
掲載場所・・・・目次前頁若しくは奥付次頁■広告料金（モノクロ、カラーとも同一料金です）◆年 10 回掲載・・・・￥１８７,０００円（税込み）◆年６回掲載・・・・￥１１０,０００円（税込み）※企業ロゴ、写真、イラスト使用可。ただし、デザイン作成依頼の場合には、別途料金 \5５,000 円（税込み）をいただきます。
■広告料振込先
三井住友銀行 銀座支店
口座名：公益社団法人東京都高圧ガス保安協会 普通預金 口座番号：1477732○広告データ・版下をお持ちの場合
データは PDF、ワード、エクセル、JPEG であれば掲載可能です。下記メールアド
レスにご送付ください。
※いただいたデータは紙面掲載状のサイズ等の制約から,若干のデータ修正（サイズ変
更、色調等）をする場合があります。
○広告データ作成が必要な場合
広告に掲載したい内容、写真等を下記 FAX またはメールアドレスにご送付ください。広告データを作成します。作成後、内容・デザイン等のご確認は担当者よりご連絡いたします。

お問合せ
公益社団法人 東京都高圧ガス保安協会〒113-0033 文京区本郷 5-23-13 タムラビル 3 階☎03-3830-0252 FAX03-3830-0266
ホームページアドレス https://www.tokyo-khk.or.jp
メールアドレス webmaster@tokyo-khk.or.jp
東高保 会報 2022 3 VOL. 656 号
東高保

会報 2022.3

VOL.656 号

47私が都庁の現役時代、管理職として最も長く仕えたのが石原慎太郎さんです。このたび石原元知事
ご逝去のニュースを聞き、僭越ながら当時の想い出を書こうと思います。
ニュース報道にもあるように、石原知事の最も功績であった施策がディーゼル車規制だったと思います。これは、排ガス規制の古い車両は東京都内を走らせない、という過去にみない規制施策であり
1 都 3 県協調のもとに平成 15 年 10 月から施行されました。
思い出すのは、この平成 15 年 10 月１日の深夜 0 時を期し、忠臣蔵さながらに築地市場において規制を開始したことです。片っ端から場内のトラックの車検証や排ガス装置の有無など運転手から確認する作業です。定かではありませんが環境局長以下総勢 80 名くらいはいたと思います。
約 3 時間の取締りの後、午前 3 時半過ぎに私は数人の管理職と銀座キャピタルホテルに宿泊しました。そのあと 3 時間程度休み、翌朝 8 時半には都庁に出勤しプレス対応などを行ったと記憶しています。実はこれより以前から毎日午前 1 時過ぎまで残業し帰宅は深夜 2 時過ぎ、睡眠時間は 3～4 時間
程度は常習化していましたので、この 10 月１日はその苦労がようやく開花した日と、何か清々しい気分だったと記憶しています。
規制開始に至までの道のりは険しく各区市、トラック協会各支部、各市場、各商工会など、私自身
30 回以上説明会に奔走し、そのたびごとに質問や抗議の嵐を受けました。都内に公設市場が 11 あっ
たのですが全て回り、築地市場、大田市場ともに 7、8 回程度赴いた記憶があります。規制開始に至るまでには、ディーゼル車の排ガス装置として必要な酸化触媒のセラミックの供給が追い付かない事態に陥ったり、零細な事業者にも車両の買い替えを助ける担保不要の特別融資を金融など未経験の私が請け負ったり、思わぬ業務や事態にも直面しましたが、規制開始後、大気環境のＳＰＭ（浮遊粒子状物質）濃度が急激に下がり、都民の方から「最近東京の空気は良くなったね」という言葉を頂いた
瞬間、今までの労苦が報われた感がありました。
事前に多くの困難があった反面、これだけわかりやすい成果があった施策は国内でも珍しいのではないでしょうか。この成果の背景には石油連盟、トラック協会、自動車メーカー、市場関係者、各事業者団体、などの多大な協力があったことを忘れてはなりません。私自身、限られた時間の中で、どのように段取りを組み、どのように相手を説得するのか、仕事の根本を改めて学んだ気がします。また最近、「国のＮＯｘＰＭ法の対策地域を解除」という報道を見て隔世の感がしています。
石原都政下では、さらに多摩環境事務所でカラス対策、東京都教育委員会では都立高校の学校運営の適正化と日比谷高校など進学校の復権にも携わらせていただきました。どれも当時は過酷な業務でしたが、今思い返すと良き経験であり良き想い出であり、そして今日の私の財産となっています。
（FM）
広報委員会
委員長
委
員
事務局

三 木
健
荒 井 秀 昭 市村真理子 稲 野 邉 大 輔
柴 田 善 弘 鈴木柾批左 中 澤 光 孝
山 中 耕 一 中 田 正 史（ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ）
藤 原 寿 和大津留征二
福 永 直 樹笠 井 文 夫
矢 橋 和 己案内図

会報

交番より約150ｍ

やよい軒
HELLO
VISITS

VOL.656 （２０２２．３月号）
2022 年 2 月 28 日印刷 年 10回発行
2022 年 3 月 5日発行 定価１部 480円(税込み)（送料 79円）
会報の購読料は，会費に含まれております。
）〒113-0033 東京都文京区本郷 5-23-13 タムラビル 3 階
発行所

LIFE

電話 03-3830-0252 FAX 03-3830-0266e-mail webmaster@tokyo-khk.or.jp
編集兼
発行人
印刷所

48

東京都高圧ガス保安協会
公益社団法人東古 川

誠

日本印刷株式会社

東高保 会報会報2022.3
2022 3 VOL.656
VOL. 656号号
東高保背幅 2.7 mm

14405409 会報 表2-3.indd

全ページ

2022/02/25

9:24:26

背幅 2.7 mm（昭 和 43 年 6 月 7 日 第 3 種 郵 便 物 認 可）
（会報 VOL. 6 5 6）2022 年 3月 5 日発行（1 回 5 日発行）

会 報

3

２０２２．

ＶＯＬ．６５６

●おしらせ
講

習

冷凍・空調事業所保安講習のご案内●協会事業報告

第 1 回高圧ガス販売事業者保安講習会開催される●試験関係

高圧ガス国家試験の結果を振り返る（令和 3 年度）●行政資料

令和 3 年度フロン対策講習会「都の取組と立入指導状況等について」●企業情報

ヘリウム供給不足は長期化「安心して使っていただ
くための体制づくり」●新シリーズ

高圧ガス一口メモ

１

特定不活性ガス公益社団法人 東京都高圧ガス保安協会

https://www.tokyo-khk.or.jp

14405409 会報 表1-4.indd

全ページ

2022/02/25

9:22:49