＜参考用＞

取 扱 説 明 書

名称

周波数変換器型式

SYN‑15KH/M（文書番号:技通‑021‑01）１．概 要本装置は、静止型の周波数変換器で、高度に安定化された定電圧・定周波の交流電力を負荷に供給することができます。
ｲﾝﾊﾞｰﾀ部はIGBT(Insulated Gate Bipolar Tranaistor)を採用し、PWM高周波ｽｲｯﾁﾝｸﾞに依り、出力電圧波形は常に歪の少ない正弦波となるよう瞬時波形制御します。
又、装置は2秒間、定格出力の約6倍の過負荷耐量をもっています。起動電流の大きい負荷にも出力電圧が垂下することなく、安定した電力を供給することができます。
２．構 成
INPUT
3φ3W
200V

入力
開閉器

整流器

絶縁
変圧器

DC/AC.INV

突流防止
F

NFB

VM

CT

CT

OUTPUT
1φ2W
100V/200V(指定)

100AF/100AT
IGBT

出力 電圧検出出力 電流検出

直流 電圧検出制御 電源

遅延イン バータ電流 検出︵保護 ︶

PWM
F

C

イン バータ電流 検出︵保護 ︶

E

C

AZ

制御回路
警報表示回路操作回路‑1 ‑３．各部の説明

番号

名

称機

能１

出力電圧計

装置の出力電圧を指示します。

２

出力周波数計装置の出力周波数を表示します。表示は4桁のﾃﾞｼﾞﾀﾙ表示です。

３

負荷ﾚﾍﾞﾙﾒｰﾀ

出力過電流時、装置は定電流動作となり表示灯が点灯します。

４

入力表示灯

装置の入力表示灯で、入力開閉器ON時に点灯します。

５

運転表示灯

ｲﾝﾊﾞｰﾀが運転時に点灯します。

‑2 ‑

番号

名

称機

能６

警報表示灯

装置異常時に点灯します。

７

ﾌﾞｻﾞｰ停止ｽｲｯﾁ

装置異常時のﾌﾞｻﾞｰ停止ｽｲｯﾁです。

８

警報ﾘｾｯﾄｽｲｯﾁ

装置異常時、または負荷電流異常時にｲﾝﾊﾞｰﾀは運転を一担停止することがあります。その際、異常除去後ﾘｾｯﾄ釦を押すと運転を再開する事ができます。

9‑1

ｲﾝﾊﾞｰﾀ運転ｽｲｯﾁ

ｲﾝﾊﾞｰﾀの運転、停止ｽｲｯﾁです。

9‑2

出力電圧調整器

装置の出力電圧を調整する事ができます。

9‑3

出力周波数切換器

装置の出力周波数切換器です。任意の周波数設定にして下さい。
切換は電源投入前に行い、装置運転中の切換はやめて下さい。

9‑4

出力周波数調整器

出力周波数切換器が45〜65Hzになっている時、この調整器を回すと周波数を可変する事が出来ます。

１０

入力開閉器

装置の入力ﾌﾞﾚｰｶです。

４．設置及び準備1)装置には、内部換気用のﾌｧﾝが装置後面に付いています。排気穴をふさいだり、排気穴より異物を入れない様にして下さい。又、装置点検等の為に、装置周囲を壁等から約1m開けて設置して下さい。
2)装置の質量は、約300kgです。
装置の移動及び設置は、重量物ですので充分注意を払って行って下さい。
3)装置の使用環境は周囲温度0〜40℃、湿度90%以下です。
その他、熱源の近く、直射日光の当たる場所、腐蝕性ｶﾞｽ、空気中に塩分の多い場所及び排気ｶﾞｽが多い場所での御使用は避けて下さい。
4)装置は漏洩磁束、放射ﾉｲｽﾞが僅かにあります。
ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｰ装置等、磁気の影響を受け易い装置は、なるべく離して設置して下さい。

‑3 ‑5)入力・出力及び接地電線の接続装置の前面扉を開けると下部に端子台があります。各々のｹｰﾌﾞﾙを接続して下さい。又、感電防止の為に、接地端子Eは必ず接地対象物(接地工事第A種〜第D種を行っている接地端子)に接続して下さい。ｹｰﾌﾞﾙは、保守及び修理の為に装置の移動が必要となる事がありますので1m程度の余裕をもって配線して下さい。

6)外部信号の接続装置の異常をﾓﾆﾀｰする時に使用します。(ﾓﾆﾀｰの必要がない時は、開放のままにしておいて下さい。)異常時にONとなる接点で、接点容量はDC30V 1Aです。

7)装置の入力電源容量は、定格出力時16.5kVAです。
但し、装置の過負荷耐量は、2秒間定格出力の6倍の耐量を持っています。この時の入力電源容量は、2秒間約99kVAにもなります。起動電流の大きい負荷の場合には、入力電源容量は充分余裕のある電源設備として下さい。

‑4 ‑５．運転操作入力の投入及び出力立ち上げ方法は、次のように行って下さい。
操

作 手順

備考

１

装置前面扉内の入力開閉器
ｲﾝﾊﾞｰﾀ運転ｽｲｯﾁがOFFになっている事を確認します。
出力周波数を任意の周波数に切り替えて下さい。

２

装置に電源を供給します。

装置に電源を供給する時には必ず入力電圧をﾁｪｯｸして下さい。

３

入力開閉器をONにします。

この操作で入力表示灯が点灯します。
ﾌｧﾝが回り始めます。

４

ｲﾝﾊﾞｰﾀ運転ｽｲｯﾁをONにし、負荷に電力を供給します。

ｲﾝﾊﾞｰﾀ運転表示灯が点灯します。
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ周波数計が出力周波数を表示します。任意の周波数になっている事を確認して下さい。この操作の約2秒後に安定動作になります。

装置を停止する時は上表の3,4項の操作を逆に行います。
(注) ｲﾝﾊﾞｰﾀ運転ｽｲｯﾁON後、装置出力電圧は低電圧からｽﾀｰﾄし、約2秒後に定格電圧になります。
従って、低電圧を印加してはいけない負荷は装置安定後、負荷側の開閉器をONにして下さい。

‑5 ‑６．保護・警報動作
異 常内 容１．過負荷 出力電流が定格をｵｰﾊﾞｰしている場※注１合。

約70秒以上定格ｵｰﾊﾞｰがある場合。

装置の保護動作

過負荷表示灯出力垂下
出力電流が定格になると自動復帰。

○

警報
表示灯

ﾌﾞｻﾞｰ

出力接点
ON間欠音
ﾌﾞｻﾞｰ停止ｽｲｯﾁを押してもﾌﾞｻﾞｰ停止しない。

運転停止
復帰は警報
ﾘｾｯﾄｽｲｯﾁを押す。

○

連続音
ﾌﾞｻﾞｰ停止ｽｲｯﾁを押すとﾌﾞｻﾞｰ停止する。

○

２．出力
出力電圧が定格の過電圧 約10〜15%を越えた場合。

運転停止
復帰は警報ﾘｾｯﾄｽｲｯﾁを押す。

○

連続音
ﾌﾞｻﾞｰ停止ｽｲｯﾁを押すとﾌﾞｻﾞｰ停止する。

○

３．出力
出力電圧が定格の不足電圧 約‑10〜‑15%を越えた場合。

運転停止
復帰は警報ﾘｾｯﾄｽｲｯﾁを押す○

連続音
ﾌﾞｻﾞｰ停止ｽｲｯﾁを押すとﾌﾞｻﾞｰ停止する。

○

４．過温度 冷却ﾌｨﾝの温度が約90℃を越えた場合。

運転停止
但し、温度降下により自動復帰○

連続音
ﾌﾞｻﾞｰ停止ｽｲｯﾁを押すとﾌﾞｻﾞｰ停止する。

○※注１
装置の過負荷耐量は、次のように変化します。
600％

110％
100％

02秒

74秒

(負荷ON)

運転停止

過電流発生から2秒間は600%の定電流領域で、その後110%に移行します。
110%の過電流が、約74秒継続すると装置は自動的に運転を停止します。

‑6 ‑７．保守点検
本装置は、静止型ですので、特に保守を必要としませんが、次のような項目について点検を実施して下さい。
・前面ﾊﾟﾈﾙの出力周波数ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾒｰﾀｰが周波数切換器により設定された周波数であることを確認、負荷電流が定格電流以下であることを確認して下さい。
・表示灯が正常に点灯しているかどうか。
・装置に異常音、異臭がないかどうか。
・高温多湿の所では塵挨等により、耐圧不良、絶縁不良の原因になりますので、半年〜一年に一度位、内部の挨等を取り去って下さい。
・一年に一度くらいﾄﾗﾝｽ及びｹｰﾌﾞﾙ等が変色していないか目視で確認下さい。
・一年に一度位、ﾈｼﾞの締め付けを確認して下さい。
・冷却ﾌｧﾝに異音がないかどうか、又塵埃等付着していないかどうか確認して下さい。
特にﾌｧﾝ周辺は塵埃が付着し易いので、埃等を取り去って下さい。

‑7 ‑