第８６７号 令和 5 年 10 月 27 日

(公財)水道技術研究センター会員 各位

JWRC(公財)水道技術研究センター

水道ホットニュース〒112-0004 東京都文京区後楽 2-3-28
K.I.S 飯田橋ビル 7F
TEL 03-5805-0264, FAX 03-5805-0265
E-mail jwrchot@jwrc-net.or.jp
URL http://www.jwrc-net.or.jp

基幹管路の耐震化について―水道統計に基づく試算結果―（はじめに）
厚生労働省が令和 5 年 3 月 6 日付けで発表した「水道事業における耐震化の状況(令和 3 年度)」によれば、水道事業における基幹管路の耐震適合率は 41.2％となっています。
（参考）水道事業における耐震化の状況（令和 3 年度）
耐震適合性の基幹管路の総延長ある管の延長

A（km）

B（km）

耐震適合率
B/A(％)

令和元年度

107,655

44,02640.9

令和 2 年度

112,505

45,831

40.7

令和 3 年度

114,461

47,20841.2（出典）水道事業における耐震化の状況（令和３年度） (mhlw.go.jp)
一方、公益社団法人日本水道協会が発行している「水道統計」では、水道事業体・水道用水供給事業体別に「耐震適合性のある管の延長」の詳細データが掲載されています。

導水管延長
ダクタイル鋳鉄管
耐震型継手を有する
(m)

送水管延長
ダクタイル鋳鉄管
耐震型継手を有する
(m)

配水管延長
配水本管
ダクタイル鋳鉄管
耐震型継手を有する
(m)

導水管延長

導水管延長

ダクタイル鋳鉄管

鋼管

Ｋ形継手等を有するものの（溶接継手をうち良い地盤に布設されて有する）

いる (m)

（m）

送水管延長

送水管延長

ダクタイル鋳鉄管

鋼管

Ｋ形継手等を有するものの（溶接継手をうち良い地盤に布設されて有する）

いる (m)

（m）

配水管延長

配水管延長

配水本管
ダクタイル鋳鉄管

Ｋ形継手等を有するもののうち良い地盤に布設されている
(m)

導水管延長
硬質塩化ビニル管（ＲＲロング継手等を有する） (m)

送水管延長
硬質塩化ビニル管（ＲＲロング継手等を有する） (m)

配水管延長

配水本管

配水本管

鋼管 （溶接硬質塩化ビニル管継手を有す（ＲＲロング継手等をる） （m）

有する） (m)導水管延長
ポリエチレン管（高密度、熱融着継手を有する）
（m）
送水管延長
ポリエチレン管（高密度、熱融着継手を有する）
（m）
配水管延長
配水本管
ポリエチレン管（高密度、熱融着継手を有する）
（m）

導水管延長
ステンレス管溶接継手を有す
る（m）

送水管延長
ステンレス管溶接継手を有す
る（m）

配水管延長
配水本管
ステンレス管
溶接継手を有する（m）

そこで、平成 23 年度から令和 3 年度の水道統計を用いて、詳細な試算を行ってみましたので、以下にその結果を紹介することとします。

-1-（注１）集計対象は「水道用水供給事業及び上水道事業」であり、簡易水道事業は含まれていません。
（注２）「耐震適合性のある管」は「耐震適合管」と略して表記している場合があります。

１． 基幹管路の管種別「耐震適合管」延長の推移（全国）
図 1 及び表 1 は、「基幹管路（導水管・送水管・配水本管）の管種別耐震適合管延長の推移」を示したものであり、「配水本管 ダクタイル鋳鉄管 耐震型継手を有する」の延長が 1 位となっている。
12,000,000
11,000,000
10,000,000
9,000,000

管路
延
長（ｍ）

8,000,000

H23H24H25H26H27H28H29H30
R1R2
R37,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000

2,000,0001,000,0000

図１ 基幹管路（導水管・送水管・配水本管）の管種別「耐震適合管」延長の推移-2-表１

基幹管路（導水管・送水管・配水本管）の管種別耐震適合管延長の推移
導水管延長

年度

ダク

タイル鋳鉄管 耐震型継手を有する
(m)

導水管延長

ダクタイ

ル鋳鉄管 Ｋ形継手等を有するもののうち良

導水管延長
管

鋼（溶接継手を有する）

い地盤に布設されてい（m）

る (m)

導水管延長

硬導水管延長ポ

質塩化ビニル管

リエチレン管

（ＲＲロング継（高密度、熱融手等を有する）

着継手を有す(m)る） （m）

導水管延長
ステンレス管
溶接継手を有する（m）

H23

938,250

1,244,249

1,086,973

18,679130,599

5,953

H24950,498

1,270,036

1,109,547

18,416145,9527,393

H25

1,044,288

1,245,689

1,116,417

18,454

170,478

8,049

H26

1,103,551

1,265,709

1,111,362

19,951

193,428

8,437

H27

1,142,873

1,288,599

1,145,460

26,316211,905

9,130

H28

1,207,269

1,310,218

1,157,912

28,012

284,188

9,729

H29

1,338,564

1,465,168

1,169,434

38,786442,151

10,790H30

1,413,315

1,530,951

1,153,925

39,360515,142

13,217R11,459,443

1,550,407

1,146,667

35,046535,800

11,812R2

1,534,177

1,582,445

1,164,159

59,789610,782

12,541R3

1,591,603

1,595,003

1,174,539

55,213641,70713,309

R3-H23653,353

350,754

87,56636,534

511,108

7,356

R3/H23(%)

169.6

128.2

108.1

295.6

491.4

223.6

送水管延長
年度

ダク

タイル鋳鉄管 耐震型継手を有する
(m)

送水管延長

ダクタイ

ル鋳鉄管 Ｋ形継手等を有するもののうち良い地盤に布設されている (m)

送水管延長
管

鋼（溶接継手を有する）
（m）

送水管延長

硬送水管延長ポ

質塩化ビニル管

リエチレン管

（ＲＲロング継（高密度、熱融手等を有する）

着継手を有す(m)る） （m）

送水管延長
ステンレス管
溶接継手を有する（m）

H23

3,948,757

4,876,163

3,572,883

15,268

460,977

31,341H24

4,086,368

5,112,759

3,583,760

16,342513,973

36,004H25

4,404,281

5,119,239

3,610,507

16,063579,653

39,589H264,717,867

5,272,833

3,644,578

18,623648,653

42,151H27

5,123,147

5,636,776

3,673,010

21,981

747,62245,969H285,389,432

5,777,553

3,675,908

25,772

882,388

47,009H295,835,747

6,113,312

3,685,384

49,474

1,209,670

54,015H30

6,165,120

6,170,412

3,679,663

69,4081,413,831

54,553R16,450,184

6,213,196

3,690,869

70,9101,506,377

58,452R26,767,019

6,392,234

3,706,713

98,232

1,622,565

66,271R3

7,064,632

6,371,181

3,660,263

103,754

1,719,366

68,299

R3-H23

3,115,875

1,495,018

87,38088,486

1,258,389

36,958

178.9

130.7

102.4

679.6

373.0

217.9

R3/H23(%)

配水管延長
年度

本管

配水

ダクタイル

鋳鉄管 耐震型継手を有する (m)

配水管延長

配水本管

ダクタイル鋳鉄管

Ｋ形継手等を有するもののうち良い地盤に布設されている (m)

配水管延長
配水管延長

配配配水管延長

配水本管 硬質塩

水本管 ポリエ

水本管 鋼管化ビニル管

チレン管 （高（溶接継手を有（ＲＲロング継密度、熱融着継する） （m）

手等を有する）

手を有する）

(m)

（m）

配水管延長
配水本管 ス
テンレス管
溶接継手を有する（m）

H23

5,859,099

5,893,791

2,020,410

752,787

732,556

59,386H24

6,293,534

5,894,672

2,014,344

851,494

878,491

64,582H25

6,886,739

5,798,569

2,002,234

552,139

1,005,950

73,386H26

7,257,057

5,902,755

2,017,787

615,266

1,141,480

78,003-3-H27

7,773,610

5,952,349

2,030,142

467,283

1,185,257

86,319H28

8,107,411

6,620,282

2,020,774466,352

1,291,140

90,386H29

8,597,981

6,967,573

2,019,965

434,203

1,627,056

99,464H30

9,050,832

7,049,623

2,014,846

463,266

2,032,005

104,630R1

9,506,711

7,088,687

2,017,585

471,640

2,104,133

107,833

R2

10,158,399

7,045,569

2,011,802

550,636

2,333,797

113,571

R3

10,779,473

7,123,805

2,011,184

565,9842,544,699

124,245

R3-H234,920,374

1,230,014▲ 9,226▲ 186,803

1,812,143

64,859

184.0

120.9

99.5

75.2

347.4

209.2

R3/H23(%)

２．基幹管路の管種別「耐震管」延長の推移（全国）（その１）
図 1 及び表 1 は「耐震適合管（耐震適合性のある管）」に関する図表であるが、通常「耐震適合管」の延長が増加することは考えられないことから、「ダクタイル鋳鉄管 Ｋ形継手等を有するもののうち良い地盤に布設されている (m)」を含まない管、すなわち、「耐震管」を対象にしたものが図 2 である。
12,000,000
11,000,000
10,000,000
9,000,000
8,000,000

管路
延長（ｍ）

7,000,000
6,000,000

H23H24H25H26H27H28H29H30
R1
R2
R3

5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000

1,000,0000

図２ 基幹管路（導水管・送水管・配水本管）の管種別「耐震管」延長の推移-4-（注）「耐震適合管」の延長が増加するケースとしては、以下が考えられる。ただし、実際にこのようなケースがどの程度あるかは不明である。
＊耐震適合管を有する簡易水道事業等が上水道事業への統合＊地盤条件を調査したところ、新たに良い地盤であることが判明＊悪い地盤であったところをよい地盤に改良＊良い地盤のところに新たに「Ｋ形継手等を有する」ダクタイル鋳鉄管を布設

３．基幹管路の管種別「耐震管」延長の推移（全国）（その２）
図 2 は「耐震管」を対象とし、導水管・送水管・配水本管別に図表にしたものであるが、＊ダクタイル鋳鉄管 耐震型継手を有する (m)＊鋼管 （溶接継手を有する） （m）＊硬質塩化ビニル管 （ＲＲロング継手等を有する） (m)＊ポリエチレン管 （高密度、熱融着継手を有する） （m）＊ステンレス管 溶接継手を有する（m）の管種別に、「導水管・送水管・配水本管」の延長を合計し、図表にしたものが表 2 及び図 3 である。
表 2 基幹管路の管種別管路延長の推移（導水管・送水管・配水本管の合計）
ポリエチレン管（単位：m）

ダクタイル鋳鉄管

鋼管

硬質塩化ビニル管

耐震型継手（溶接継手）（ＲＲロング継手等）

H23

10,746,106

6,680,266

786,734

1,324,132

96,680H24

11,330,400

6,707,651

886,252

1,538,416

107,979

H25

12,335,308

6,729,158

586,656

1,756,081

121,024

H26

13,078,475

6,773,727

653,840

1,983,561

128,591

H27

14,039,630

6,848,612

515,580

2,144,784

141,418H28

14,704,112

6,854,594

520,1362,457,716

147,124

H29

15,772,292

6,874,783

522,463

3,278,877

164,269

H30

16,629,267

6,848,434

572,034

3,960,978172,400

R1

17,416,338

6,855,121

577,596

4,146,310

178,097R2

18,459,595

6,882,674

708,657

4,567,144

192,383

R3

19,435,708

6,845,986

724,951

4,905,772

205,853

年度－5/6－（高密度、熱融着継手）

ステンレス管
溶接継手

21,000,000
20,000,000

H23
H24
H25
H26
H27
H28
H29
H30
R1
R2
R3

19,000,000
18,000,000
17,000,000
16,000,000

15,000,000
14,000,000
13,000,000

管路
延
長（ｍ）

12,000,000
11,000,000
10,000,000
9,000,000
8,000,000
7,000,000
6,000,000

5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,0000

図３基幹管路における管種別耐震管延長の年度別推移（用供＋上水）（作成）理事長安藤茂―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
配信先変更のご連絡等について「ＪＷＲＣ水道ホットニュース」配信先の変更・追加・停止、その他ご意見、ご要望等がございましたら、会員様名、担当者様名、所属名、連絡先電話番号をご記入の上、下記までＥ-メールにてご連絡をお願いいたします。
〒112-0004

東京都文京区後楽2-3-28 K.I.S飯田橋ビル7F （公財）水道技術研究センター

Ｅ-ＭＡＩＬ：jwrchot@jwrc-net.or.jp
ＴＥＬ ０３－５８０５－０２６４
ＦＡＸ

ホットニュース担当

０３－５８０５－０２６５

また、ご連絡いただいた個人情報は、当センターからのお知らせの配信業務以外には一切使用いたしません。

水道ホットニュースのバックナンバーについて
水道ホットニュースのバックナンバー（第58号以降）は、下記アドレスでご覧になれます。
バックナンバー一覧

http://www.jwrc-net.or.jp/hotnews/hotnews-r5.html

水道ホットニュースの引用・転載について水道ホットニュースの引用・転載等を希望される方は、上記ホットニュース担当までご連絡をお願いいたします。
なお、個別の企業・商品・技術等の広告にはご利用いただけません。

－6/6－