背幅 3 mm

（昭 和 43 年 6 月 7 日 第 3 種 郵 便 物 認 可）
（会報 VOL. 6 3 9 ）2020 年 6 月 5 日発行（年 10 回発行）

会 報

6

２０２０．

ＶＯＬ．６３９

●おしらせ
重 要な
お知らせ

年会費改定及び2020年（令和2年）度年会費の請求について謹

新型コロナウィルス感染症拡大に伴う講習会の告開催の中止及び延期並びに定員の見直しのお知らせ
行事

会長表彰候補者の推薦依頼について標語の募集について講

習第１回高圧ガス運送指導員等保安講習のご案内●協会事業報告2019 年度高圧ガス輸入検査実績について●保安関連情報１

冷凍設備から回収された冷媒を取り扱うときの注意のお願い●保安関連情報２

2019 年（令和元年）の高圧ガスの事故概要について

公益社団法人 東京都高圧ガス保安協会

http://www.tokyo-khk.or.jp

14404566 会報 表1-4.indd

12020/05/25

9:43:49

背幅 3 mm

14404566 会報 表2-3.indd

12020/05/19

16:26:44

会
2020．6目

報VOL. 639号

次

お し ら せ重要なお知らせ

年会費改定及び2020年（令和2年）度年会費の請求について ············· 2

謹

告新型コロナウィルス感染症拡大に伴う講習会の開催の中止
及び延期並びに定員の見直しのお知らせ ·································· 7

行事

会長表彰候補者の推薦依頼について ······································ 8
標語の募集について ························································· 11

講習第1回高圧ガス運送指導員等保安講習のご案内 ··························· 12
2020年度講習会開催予定 ··················································· 13

試験

高圧ガス製造保安責任者試験等の受験案内 ······························ 14

協会事業報告2019年度 高圧ガス輸入検査実績について ························································ 18

保安関連情報１
冷凍設備から回収された冷媒を取り扱うときの注意のお願い································· 経済産業省産業保安グループ高圧ガス保安室 22

保安関連情報２2019年（令和元年）の高圧ガスの事故概要について·········································公益社団法人 東京都高圧ガス保安協会 23

冷凍空調情報平成29年（2017年）に発生した冷凍空調施設における事故等について（その2）·············· 41

保安事 故 事 例 ・酸素充塡設備の安全弁の破損 ·················································· 47
ヒヤリハット ・油の付着した手袋と工具で酸素配管の作業 ·································· 51

高圧ガスの相談室
保安検査の基準日について教えてください。 ························································ 52

協会だより委員会等開催報告、協会日誌、協会からのお願い··········································· 55
協会からのご案内························································································ 56
東京都高圧ガス保安協会の発行図書 ······························································· 57
お問い合わせ＆広告掲載案内········································································· 59
デスク雑感································································································· 60

東高保 会報 2020 6 VOL. 639 号

1

重 要 なお知らせ

年会費改定及び 2020 年（令和 2 年）度年会費の請求について会員の皆様へ
この度、5 月 27 日の総会において、年会費の改定案（別紙）及び本年度予算が承認されました。
6 月下旬に 2020 年（令和 2 年）度の年会費のご請求書を郵送いたしますが、ご請求金額は改定された金額となります。
なお、今年度は軽減措置の金額となりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

2020 年 6 月 5 日

公益社団法人 東京都高圧ガス保安協会

2

東高保 会報会報 2020.6
2020 6 VOL.
639 号 号
東高保
VOL639別紙

2020年度の年会費は2020 年度の年会費は青の網かけの金額とな
青 の 網か けの 金 額とな
ります。
ります。

東高保 会報会報 2020.6
2020 6 VOL.
639 号 号
東高保
VOL6393

4

東高保 会報会報 2020.6
2020 6 VOL.
639 号 号
東高保
VOL639

東高保 会報
会報 2020.6
2020 6 VOL.
639 号 号
東高保
VOL63956

東高保 会報会報 2020.6
2020 6 VOL.
639 号 号
東高保
VOL639

謹

告新型コロ ナウィル ス感染症 拡大に伴 う講習会 の開催の 中止
及び延期 並びに定 員の見直 し のお知 らせ平素より当協会の事業に対しご理解とご協力をいただき厚く感謝申し上げます。

さて、会報 5 月号でご案内した下記資格講習会について、新型コロナウィルス感染症の拡大に伴い、中止することになりました。また、各種講習会については延期並びに定員の見直しをすることになりましたので、お知らせします。
なお、今後の開催予定については、コロナ禍の状況によりますが、決まり次第、
会報及びホームページでお知らせしますので、よろしくお願いします。
1）2020 年度上期 第三種冷凍機械法定資格講習は中止します。
講習期間：2020 年 6 月 8 日（月）～6 月 10 日（水）講習会場：全国家電会館
受付期間：【インターネット】2020 年 5 月 7 日（木）～5 月 17 日（日）【 郵 便 振 替 】2020 年 5 月 7 日（木）～5 月 15 日（金）検 定 日：2020 年 7 月 5 日（日）検定会場：東京セミナー学院
2）各種講習会の延期並びに定員の見直しについて
既にお知らせしている各講習会については、感染拡大防止の観点から講習会開催時期の延期並びに定員を縮小しての開催といたします。会員様にはご不便をお掛けしますが、ご理解ご協力を頂きます様よろしくお願いします。

2020 年 6 月 5 日
公益社団法人 東京都高圧ガス保安協会

東高保
VOL639東高保 会報会報 2020.6
2020 6 VOL.
639 号 号

7

行 事

会長表彰候補者の推薦依頼について
毎年10月に実施される高圧ガス保安活動促進週間行事の一環として、優良製造保安責任者等の方々に当協会会長表彰を行っています。
つきましては、事業主各位に、下記の推薦基準を満たす方を、ご推薦くださいますようお願い申し上げます。
記
１．表彰の種類と推薦基準⑴ 優良製造保安責任者(代理者を含む。) 、優良販売主任者（検査主任者を含む。）〇高圧ガスの作業に10年以上従事し、かつ、製造保安責任者又は販売主任者として選任されて5年以上経過し、その間、高圧ガスによる災害事故もなく、かつ、法令違反がない者〇製造保安責任者又は販売主任者として常に保安についての考慮をはらい、他の模範となる者⑵ 優良従業員〇高圧ガスに関する経験を15年以上有し、かつ、高圧ガスの製造又は販売等の作業に精励し、過去10年間無事故であった者〇高圧ガスによる災害の防止に留意するとともに、常に作業基準等を忠実に遵守し、他の模範となる者(注)推薦者数は、各表彰の種類毎に1事業所1名とします。
２．提

出

書

類

⑴ 事業主の推薦書（4ページ参照）⑵ 履歴書 (5ページ参照)
Ａ4サイズにて各1部
３．提

出

期

限

2020年7月31日（同日消印有効）４．送 付 先宛

先：公益社団法人 東京都高圧ガス保安協会 (表彰担当係宛)

住所：〒113-0033 東京都文京区本郷5-23-13(タムラビル3階)

Ｆ Ａ Ｘ：03（3830）0266
電子メール：webmaster@tokyo-khk.or.jp
５．会長表彰者の決定推薦された方々について、当協会の「表彰選考委員会」において審査のうえ、理事会で決定させていただきます。

8

東高保 会報会報2020.62020 6 VOL.639
VOL. 639号号
東高保

様式２－１

優良製造保安責任者・優良販売主任者・優良従業員推薦書

推
推 薦 の 種 類

薦書(該当事項を○で囲むこと。)

優良製造保安責任者(代理者を含む。) 、優良販売主任者（検査主任者を含む。）、
優良従業員)

高圧ガス製造：冷凍・空調、一般高圧ガス、ＬＰガス、機器製造、その他（
事 業 の 種 類)

高圧ガス販売：冷凍・空調、一般高圧ガス、ＬＰガス、その他（)

高圧ガス貯蔵、特定高圧ガス消費、高圧ガス運送(取扱ガス名:( フ リ ガ ナ )
氏

名

生年月日:

年

月

日(

歳)

高圧ガス従事
内

容

及

び

従

事

年

数

責任者等の種類及び選任年数推薦事

由上記のとおり推薦いたします。
2020年

月

日

（ フ リ ガ ナ ）推 薦 事 業 所 名
代 表 者 氏 名
推薦事業所所在地
連 絡 担 当 者 名
連 絡 先 電 話
ＦＡＸ㊞〒

公益社団法人 東京都高圧ガス保安協会
会 長

深 尾

定 男

殿

東高保 会報会報2020.62020 6 VOL.639
VOL. 639号号
東高保

9

様式５－１履

歴書（フリガナ）
氏

名

生 年 月 日
現

住

所

年

月

日

（

歳）

〒
電話

ＦＡＸ

１ 所有する免状⑴ 高圧ガス関係（ 免 状 の 種 類 ）

⑵ そ

の

月

取得

年

月

歴（高圧ガスに関係あるもの）
年 月から

３ 賞

年

他

（ 免 状 の 種 類 ）

２ 職

取得

年 月まで（年 月）（ 職 歴 ・ 職 務 ）罰上記のとおり相違ありません。
2020 年

月

日
氏名

10

東高保 会報会報2020.62020 6 VOL.639
VOL. 639号号
東高保

㊞

行事

◎ 標語の募集について

高圧ガス保安活動促進週間は、毎年10月23日から29日まで実施されています。これに合わ
せ、本年も次のとおり「標語」を募集します。会員各位からの多数の応募をお願い申し上げます。

〔 募 集 要 領 〕
１．標
語
高圧ガスの災害事故防止に役立つもの、或いは安全意識の高揚に資するものとします。
昨年入選作 「気をつけよう バルブの緩みと気の緩み！」「機器の異常 目と耳で見抜く プロの業」「ガス漏れを防いで止めろ 温暖化」

２．賞
金
入 選 20,000円 (3名)
佳 作 10,000円 (2名)
参加賞（応募者全員）
３．応 募 方 法
応 募 手 段 「はがき」「ＦＡＸ」又は「電子メール」
1人の応募数 5点以内
記 載 事 項 「標語」
・氏名(ふりがな)
・勤務先名及び所属部署名
・勤務先所在地(郵便番号、電話番号、ＦＡＸ)
なお、用紙は自由です。事業所等で一括して応募される場合は、作品と応募者の氏名（ふりがな）及び部署名を明確にしてください。
４．応 募 基 準
① 高圧ガスの保安に関するもの② 高圧ガス保安に関わる意識啓発に効果があるもの③ 総文字数 20 字以内を原則とする。
④ 他団体等の募集に応募していないもの⑤ 著作権については自己の責任とする。
５．送 付 先宛
先：公益社団法人 東京都高圧ガス保安協会 (標語募集係宛)
住所：〒113-0033 東京都文京区本郷5-23-13 タムラビル3階Ｆ Ａ Ｘ：03（3830）0266
電子メール：webmaster@tokyo-khk.or.jp
６．締 め 切 り
2020年（令和2年）7月末日（同日消印有効）
７．審査と発表
当協会の委員会及び理事会で審査のうえ、東京都が決定します。なお、入選者は、10月23日開催の「東京都高圧ガス保安大会」において表彰し、入選作品はポスターにして会員
各事業所に配布します。また、入選及び佳作の標語は「会報」に掲載します。また、それ以外の優秀作品も当協会のホームページに50点を掲載予定です。
【参考】過去の応募実績
27年度
年
度
応募数
246
応募者数
136

28年度
253
128

29年度
284
141

東高保 会報 2020 6 VOL. 639 号

東高保

会報 2020.6

VOL.639 号

30年度
353
172

令和元年度
489
220
11

【お知らせ】新型コロナウィルス感染症の拡大状況をふまえ、6 月開催の予定を延期とし、9 月以降に変更致します。
講 習

第 1 回 高圧ガス運送指導員等保安講習のご案内【予定】高圧ガス保安法第 27 条（従業員に保安教育を施す義務）による保安教育の一環として、標記講習を下記のとおり実施いたします。なお、申込期間内でも定員に達したときは締め切らせていただきます。なお 2018 年 4 月から本講習受講証は、神奈川県内を通行する際、必要な講習修了証と同等とみなされていますので、受講をおすすめいたします。
記
１．日 時及び場所
2020 年 9 月 4 日（金) 全国家電会館 5 階講堂 〒113-0034 文京区湯島 3-6-1※受付：13 時 講習：13 時 20 分～16 時 30 分
２．行政からのお知らせ｢最近の高圧ガス保安行政の動向等について｣ 13 時 20 分～13 時 50 分
東京都環境局環境改善部環境保安課｢高圧ガスの移動について｣ 13 時 50 分～14 時 20 分
警視庁 生活安全部
３．講習内容「移動時の保安と事故例」14 時 30 分～15 時 30 分
大陽日酸株式会社
４．受講料及び受講申込方法
受

講料

当協会の会員 5,090 円
非 会 員 8,150 円※受講料にはテキスト代及び消費税が含まれております｡

申 込 方 法7 月 5 日発行の会報 7・8 月号に掲載予定の申込書にて、受講料をお支払のうえ、申込みください。受講料は銀行振込でお願いします。振込詳細は、申込書をご参照ください。

申 込 期 限2020 年 8 月 28 日 (金)

定
申

員
込

先

70 名
（定 員 超 過 後 の申 込 は、振 り込 まれた受 講 料 は返 金 します。）
東 京 都 文 京 区 本 郷 5-23-13 タ ム ラ ビ ル 3 階〒113－0033
公益社団法人東京都高圧ガス保安協会
電話 03-3830-0252
FAX 03-3830-0266

講習会会場案内図
全国家電会館〒113-0034 文京区湯島 3-6-1
電話 03(3832)4291＜交通機関＞
東京メトロ 千代田線
「湯島」駅下車 5 番出口 徒歩 5 分
東京メトロ 銀座線
「末広町」駅下車 徒歩 6 分※駐車場はありません。
車での来場は、ご遠慮ください。
12

東稿保会報 2020.6

VOL.639 号

東高保 会報 2020 6 VOL. 639 号

分

【お詫び】
今年度の講習会予定は下記の通りです。新型コロナウィルス感染症拡大防止の観点から開催日並びに定員規模の縮小となりましたので、受講者の皆様にはご不便をお掛け致します
が、ご理解頂きます様よろしくお願い申し上げます。
（変更箇所は黄色の印）
また、コロナ禍の状況次第で講習会の中止や延期の可能性があることをお含みおき下さい
ますようお願い申し上げます。各講習会開催状況はホームページ等でご確認頂きますようお願い申し上げます。

講習

講習日程

9月

10 月

11 月

12 月
2021 年
2月

3月

2020 年（令和 2 年）度 講習会開催予定
講

習

の

種

類

定 員(注 2)
(名)

講習会場(注 3)

4 日(金)

第 1 回高圧ガス運送指導員等保安講習

70

全国家電会館

15 日(火)第 1 回冷凍・空調事業所保安講習会

370

タワーホール船堀

30 日(水)第 2 回高圧ガス運送指導員等保安講習

70

全国家電会館

5 日(月)

高圧ガス消費者保安講習会（東京都・溶材協同組合と共催）

480

都庁本庁舎 5 階大会議室

17 日(土)国家試験対策講習（第三種冷凍機械 法令の講習）30

全国家電会館12 日(木)

特殊材料ガス保安講習

70

全国家電会館13 日(金)冷凍空調工事保安管理者講習（基礎講習、付加講習 ）43

東京セミナー学院

24 日(月)高圧ガス販売事業者保安講習

70

全国家電会館

4 日(金)

冷凍空調工事保安管理者講習（保安確認講習、検定試験）

75

東京セミナー学院

2 日(火)

第 1 回高圧ガス製造者・貯蔵所所有者保安講習

70

全国家電会館

8 日(月)～
10 日(水)第三種冷凍機械法定資格講習（2020 年度下期）(注1)
検定日：2 月 28 日（日）75

全国家電会館5 日(金)

第 2 回高圧ガス製造者・貯蔵所所有者保安講習

70

全国家電会館19 日(金)第 2 回冷凍・空調事業所保安講習会

370

タワーホール船堀（注 1）ゴ
ゴシック体の講習は、「高圧ガス製造保安責任者試験」に係る資格講習です。
（注 2）各講習とも定員になり次第締め切りますので、お早めにお申し込みください。
（注 3）講習会場は変更になる可能性がありますので、東京都高圧ガス保安協会までご確認ください。

東高保会報
会報
2020 6VOL.639
VOL. 639
東高保
2020.6
号号

13

試 験

高圧ガス製造保安責任者試験等の受験案内（東京都で受験される方への案内）（注）甲種化学、甲種機械、第一種冷凍機械責任者に係る試験は、高圧ガス保安協会（以下、「ＫＨＫ」）の試験センターに、また、丙種化学（液石）、第二種販売、液化石油ガス設備士に係る試験は(一社)東京都ＬＰガス協会にそれぞれお問い合わせください（別表 1 参照）。
※（お詫び）新型コロナウィルス感染症拡大のため、試験日時及び受験申請要領（受験願書配布開始日、配布方法、受験願書の提出期間、受験手数料など）、試験結果の通知日程
等の他、試験会場別の試験の種類は予定若しくは未定となっております。詳細が確定次第、東京都高圧ガス保安協会のホームページ及び会報 7・8 月合併号（8 月 5 日発行）
でお知らせします。

１．試験の概要（１）試験日時：令和 2 年 11 月 8 日（日） 午前 9 時 30 分 〔予定〕
（２）試験会場と試験の種類
2 試験会場にて試験を実施する予定です。別表 2 をご覧ください。
（３）試験の種類と試験科目、試験時間及び受験手数料① 試験の種類と試験科目
・乙種化学、乙種機械、丙種化学（特別）、第二種冷凍機械「法令」、「保安管理技術」、「学識」の 3 科目
・第三種冷凍機械、第一種販売「法令」、「保安管理技術」の 2 科目
② 試験時間試験科目

試 験 時 間9 時 30 分～10 時 30 分( 60 分)

法

11 時 10 分～12 時 40 分( 90 分)

保 安 管 理 技 術

13 時 30 分～15 時 30 分(120 分)

学令識③ 受験手数料
試験の種類と受付方法（「電子申請」、「書面申請」）により異なります。
次頁の２．受験申請の項目をご参照ください。
（４）受験資格：年齢、学歴、経験に関係なく、誰でも受験できます。
14

東高保 会報 2020 6 VOL. 639 号

3 東高保

会報 2020.6

VOL.629 号

（５）合格基準：各試験科目とも満点の 60％程度です。
２．受験申請「電子申請」、「書面申請」に応じて、以下の通り受付けます。
電子申請

項目

書面申請（郵送、持参）【受験願書の入手】
令和 2 年 7 月中旬の予定

配布開始日
配布方法

別表 1 の場所で無料配布しま

ＫＨＫホームページに掲載

す。郵送で求めることもでき（http://www.khk.or.jp）

ます（備考 1 参照）。

【受験願書の提出】
新型コロナウィルス感染症拡大のため、提出方法等の詳細について、現在時点では確定してません。決まり次第、東
8 月中旬から 9 月初旬の予 京都高圧ガス保安協会ホーム
提出期間

定ページでお知らせします。
(http://www.tokyo-khk.or.jp)
また、この会報の 8 月 5 日発
行の 7 月・8 月合併号でもお知らせします。

受験願書の提出先
提出書類

公益社団法人ＫＨＫホームページ（http://www.khk.or.jp）

東京都高圧ガス保安協会

ＫＨＫホームページに掲載

次頁の備考 2 を参照

8,800 円

9,300 円

8,200 円

8,700 円

7,400 円

7,900 円

【受験手数料】
乙種化学、乙種機械
第二種冷凍機械
丙種化学（特別）
第三種冷凍機械
第一種販売
備考 1

受験願書を郵送で求める場合

公益社団法人 東京都高圧ガス保安協会では、願書を請求者に郵送する取扱いをします。
請求者は、願書（A4 サイズ）が入る封筒に自分の住所氏名を記載し、140 円切手（願書 1 部の場合）を貼って返信用封筒を作成し、これを別封筒（封筒表面に「受験願書等請求」と朱記する）に入れて公益社団法人 東京都高圧ガス保安協会（別表 1 参照）に送付してください。なお、願書を 2 部以上求める場合は、切手代が異なるので事前にお問合わせください。

東高保 会報 2020 6 VOL. 639 号

3 東高保

会報 2020.6

VOL.629 号

15

備考 2

書面申請時の提出書類① 受験願書
受験願書記載例に従い、間違いのないように記入してください。特に、受験地、試験の種類、科目免除の有無等は必ず記載してください。
② 受験願書に貼付する書類
・受験手数料の銀行振込を証明する振込明細書等又は郵便局の払込金受領証 （必ず受
験案内に添付された所定の用紙を使用してください。
）
・科目免除理由を証明する書類の写し（受験科目免除の方）（免状、国家試験の合格通知書又は合格証明書若しくは試験の種類に対応した高圧ガス保安法に基づく高圧ガス製造保安責任者講習の講習修了証）

３．試験結果の通知
令和 2 年 1 月初旬の予定で、合否にかかわらず、本人宛てに高圧ガス保安協会試験センターから送付されます。ただし、試験を途中で放棄した方には通知されません。
４．解答等の掲載（公表）
ＫＨＫのホームページ（http://www.khk.or.jp）に掲載されます。
・試 験 問 題 の 解 答：未定です。
・合 格 者 番 号 の 掲 載 ：未定です。

16

東高保 会報 2020 6 VOL. 639 号

3 東高保

会報 2020.6

VOL.629 号

別表１ 受験願書配布場所（●印が付された場所は問合せも受付けます）
名称

電 話 及 び 所 在 地●高圧ガス保安協会試験センター

03-3436-6106●公益社団法人
東京都高圧ガス保安協会

03-3830-0252●一般社団法人
東京都ＬＰガス協会

03-5362-3881

一般社団法人
東京都ＬＰガススタンド協会

03-3597-6410

東京都高圧ガス溶材協同組合

03-5296-0830

一般社団法人
日本産業・医療ガス協会（医療ガス部門）

03-5425-1188

公益社団法人日本冷凍空調学会

03-5623-3223

東京都環境局 環境改善部
環境保安課

03-5388-3541

東京都 多摩環境事務所 管理課

042-525-4772

大島支庁・八丈支庁・小笠原支庁・三宅支庁 産業課商工係〒105-8447
港区虎ﾉ門 4-3-13
ヒューリック神谷町ビル 11 階
〒113-0033
文京区本郷 5-23-13
タムラビル 3 階
〒160-0022
新宿区新宿 1-36-4
丁子屋ビル 4 階
〒105-0004
港区新橋 2-16-1
ニュー新橋ビル 5 階 522 号室〒101-0036
千代田区神田北乗物町 12
大竹ビル 2 階〒105-0012
港区芝大門 2-8-13
サクセス芝大門ビル 4 階〒103-0011
中央区日本橋大伝馬町 13-7
日本橋大富ビル 5 階〒163-8001
新宿区西新宿 2-8-1
第二本庁舎 20 階（北側）〒190-0022
立川市錦町 4-6-3
東京都立川合同庁舎 3 階
各支庁所在地

別表２ 試験会場と試験の種類
試験会場
試験の種類

住所

未定

明治学院大学白金キャンパス

未定

専修大学神田キャンパス

港区白金台 1-2-37
千代田区神田神保町 3-8
以

東高保 会報 2020 6 VOL. 639 号

3 東高保

会報 2020.6

VOL.629 号

上17

協会事 業報告2019 年 （ 令 和 元 年 ） 度 高 圧 ガ ス 輸 入 検 査 実 績 に つ い て
当協会では、平成 15 年から指定輸入検査機関として東京都知事の指定を受け、輸入検査業務を実施しています。東京港（主に大井埠頭、青海埠頭）や羽田
空港に陸揚げされた高圧ガスの輸入検査を行っています。
高圧ガスの輸入に係る法規として、高圧ガス保安法第 22 条第 1 項の規定より、高圧ガスが陸揚げされた後、高圧ガスの性状及びその容器が技術基準に適合していることが認められなければ、国内での移動ができません。

陸揚地での輸入検査（コンテナ）

１． 高圧 ガス 輸入検 査の 受付件 数
図１に受付件数の経緯を記します。受付件数はここ数年減少傾向にありますが、5～6 年前の水準並みには維持されています。

２．高 圧ガス 輸入 検査の 内訳
図 2 は液化・圧縮ガスの比率を記しています。液化ガスが大半を占めており

18

東高保 会報6 VOL.
639 号
東高保
会報20202019.6
VOL.629号

圧縮ガスは 4％で、ここ数年この比率です。

図 3 はコンテナとシリンダーの比率を記しています。95％がコンテナでシリンダーは 5％です。この比率はここ数年の傾向です。
図 4 は検査場所（陸揚げ港）を記しています。大井 2 号が 50％を占め、7号、4 号と続き大井地区で約 9 割を占めており、続いて青海、その他の順となっております。また、大井地区では、4 号と東京フレートセンターが減り 7 号が増えています。

東高保 会報6 VOL.
639 号
東高保
会報20202019.6
VOL.629号

19

図 5 に充塡国別の比率を記しております。中国が 47％で全体の約半数を占めています。続いてアメリカが 39％でこの 2 か国で 9 割近くを占めております。
第 3 位は液体ヘリウム産出国のカタールの 9％でこの順位はここ数年変わり有りません。また、アメリカの比率が増えカタール、中国が減っています。

20

東高保 会報6 VOL.
639 号
東高保
会報20202019.6
VOL.629号

図 6 にガス種別の比率を示します。ヘリウムの比率が相変わらず多く 4 割に達しました。続いてＲ-22 等のフロン関係が続きます。フロンの中では、表記してませんが、新しく 448Ａやフルオロオレフィン 1234ｚｅが出てきました。

３． 高圧ガス輸入検査のガス量
図 7 に液化ガス・圧縮ガス輸入量の経年推移を示します。例年通り圧倒
的に液化ガスの輸入量が多いです。圧縮ガスは、ここ数年減少傾向にあります。液化ガスが多いため、輸入件数が減っているわりには輸入量はあまり変わり有りません。

東高保 会報6 VOL.
639 号
東高保
会報20202019.6
VOL.629号

21

保 安 関 連 情 報１

冷凍設備 から回収 された冷 媒 を取り 扱うとき の注意の お願い
経済産業省産業保安グループ

高圧ガス保安室

標記の件について、2020年（令和2年）4月16日に、岐阜県において冷凍設備から回収された冷媒であるフロンの取扱中に1名の方が死亡される事故が発生しました。この事故に関する詳報がわかりましたら、本誌でもご紹介します。
この事故を受けて、経済産業省のホームページに、4月24日付「冷凍設備から回収された冷媒を取り扱うときの注意のお願い」が掲載されておりますので、以下にお知らせします。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

冷凍設備から回収された冷媒を取り扱うときの注意のお願い
本件の概要
2020 年 4 月 24 日
経済産業省
令和２年４月１６日に、岐阜県において冷凍設備から回収された冷媒であるフロンの取扱中に１名の方が死亡される事故が発生しました。
この事故は、冷凍設備から回収されたフロンが充塡された容器から、セパレーター（フロンとフロンに混ざった劣化オイルを分離するもの）を介して別の容器に移充塡している際に、セパレーターが破裂し、作業者が被災したものと思われます。
冷凍設備から回収された冷媒を取り扱うときには、冷媒の漏えいとともに、ホース、附属品、容器等の破裂等には十分注意して行うようお願いします。
お問合せ先

産業保安グループ 高圧ガス保安室
電話：03-3501-1706（直通）22

東高保 会報会報2020.6
VOL.639号
東高保
2020 6 VOL.
639 号

保安関連情報２

２０１９年（令和元年）の高圧ガスの事故概要について
公益社団法人 東京都高圧ガス保安協会
2019 年（令和元年）の東京都内の高圧ガス事故件数の集計結果がまとまりました。東京都
環境局環境保安課から公表データをいただきましたので、お知らせします。また、全国ベースにおける高圧ガスの事故件数について、経済産業省から公表されましたので併せてお知らせします。
１． 2019 年（令和元年）の東京都内における高圧ガスの事故の概要（１）発生状況の推移
東京都における高圧ガス関連の事故件数の推移を表 1 に示します。高圧ガス保安法（以下「保安法」と略す）関係の事故件数は 41 件、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（以下「液石法」と略す）関係は 14 件、総件数で 55 件です。
2018 年との比較では、保安法が 41 件の減、液石法が 5 件の増となっています。
表１ 2019 年（令和元年） 東京都内における高圧ガス事故の発生件数の推移
2015 年

2016 年2017 年(平成 27 年） (平成 28 年)

2018 年

2019 年(平成 29 年） (平成 30 年)(令和元年)

計

41

57

49

91

55

高圧ガス保安法

28

46

42

82

41

液化石油ガス法

13

11

7

9

14

合

・容器の盗難はすべて高圧ガス保安法の事故となる。
・2018 年（平成 30 年）までは確定値、2019 年（令和元年）は速報値である。

（２） 2019 年（令和元年）のガス種別の事故発生状況（速報値）
高圧ガスのガス種別の事故発生状況を表 2 に示します。
表２
ガスの種類

2019 年（令和元年） 高圧ガスのガス種別の事故発生状況（速報値）
フロン

ＬＰガス

窒 素

31

19

1

（71）
(13)
(0)
・下段は 2018 年（平成 30 年）の確定値である。

件

数

酸素

ヘリウム

ＣＮＧ

その他

1

1

2

0

(0)

(1)

(1)

(4)

東高保会報
会報
2020 6VOL.639
VOL. 639
東高保
2020.6号号

23

（３）2019 年（令和元年）の高圧ガス事故の現象別発生状況（速報値）
2019 年（令和元年）における東京都内の高圧ガス事故の現象別発生状況（高圧ガス保安法及び液化石油ガス法の事故件数を含む。
）を表 3 に示します。
表３
事故の
種 類

2019 年（令和元年） 高圧ガス事故の現象別発生状況（速報値）

噴出・漏えい 盗 難
44

件

3

火 災

爆 発

引 張(*)

2

1

3

破裂・破損 その他

合 計

0

55

2

数

(80)
(3)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(91)
・下段は 2018 年（平成 30 年）の確定値である。
・(*)の「引張」とは、ＬＰガススタンドにおける事故の一つで、オートガス充塡中に誤って車両を発進させたことにより、充塡ホースの引張による事故をいう。
表 3 によると、噴出・漏えいが 44 件（2018 年は 80 件）と全件数の約 80％を占めています。
２．東京都及び全国における高圧ガス保安法関係事故件数の推移
2015 年（平成 27 年）から 2019 年（令和元年）までの東京都及び全国における高圧ガス
保安法関係の事故件数の経年推移を図 1 に示します。

東
京
都
の
事
故
件
数

全
国
の
事
故
件
数

〔注〕2019 年（令和元年）は速報値のため、変更等があり得る。
図１ 東京都及び全国における高圧ガス保安法関係事故件数の推移
24

東高保会報
会報
2020 6VOL.639
VOL. 639
東高保
2020.6号号

東京都における経年推移をみると、2015 年（平成 27 年）から 2019 年（平成 31）年までの事故発生件数は、2018 年（平成 30 年）を除いて 50 件未満でほぼ横ばいで推移していま
すが、2018 年（平成 30 年）については突出して多くなっています。
事故件数の推移を全国ベースでみると、2015 年（平成 27 年）、2016 年（平成 28 年）と減
少してましたが、2017 年（平成 29 年）に前年比で 24.6％と急増し、その後 2018 年（平成30 年）、2019 年（平成 31 年、令和元年）には減少したものの、800 件超と高止まり状態に。
あります（経済産業省調べ注））
注）全国の高圧ガス事故統計の詳細は、以下のホームページを参照のこと。
『高圧ガス事故統計集計表』（令和元年末現在）
https://www.khk.or.jp/Portals/0/khk/hpg/accident/2018/jiko3012.pdf

３．東京都及び全国における高圧ガスによる人的被害の推移
東京都における人的被害（負傷者数）の推移を表 4 に示します。
表４ 過去５年間における人的被害（負傷者数）の推移（東京都）
区分
年

負傷者数

死 亡

重 傷

軽傷

（人）

（名）

（名）

（名）

2019 年（令和元年）

4

1

0

4

2018 年（平成 30 年）

3

0

0

3

2017 年（平成 29 年）

4

0

2

2

2016 年（平成 28 年）

6

0

1

5

2015 年（平成 27 年）

1

0

0

1

全国における人的被害件数と死傷者数を表 5 示します。
全国における 2019 年（平成 31 年）の人身事故件数は 35 件（前年より 10 件減）、死傷者数。
で 56 人（前年より 10 人減）でした。
（経済産業省調べ注）、表 5 参照）
表 5 過去５年間における人的被害の推移（全国）区分年2019 年（令和元年）
2018 年（平成 30 年）
2017 年（平成 29 年）
2016 年（平成 28 年）
2015 年（平成 27 年）

人身事故件数
（件）

死

亡

（名）

重

傷

（名）

軽

傷

死傷者

（名）

合 計

(35)

(2)

(11)

(43)

(56)

(45)

(0)

(11)

(55)

(66)

45

0

11

55

66

37

1

9

37

47

7

44

55

56

70

40
4
50
2

12

〔注〕2019 年（令和元年）は速報値のため、変更等があり得る。
東高保会報
会報
2020 6VOL.639
VOL. 639
東高保
2020.6号号

25

４．東京都発表「都内における高圧ガス関連事故の概要について（2019 年）」
東京都環境局環境保安課が発表したデータを以下に示します。

26

東高保会報
会報
2020 6VOL.639
VOL. 639
東高保
2020.6号号

東高保会報会報
2020 6VOL.639
VOL. 639
東高保
2020.6
号号

27

28

東高保会報
会報
2020 6VOL.639
VOL. 639
東高保
2020.6号号

東高保会報会報
2020 6VOL.639
VOL. 639
東高保
2020.6
号号

29

30

東高保会報
会報
2020 6VOL.639
VOL. 639
東高保
2020.6号号

東高保会報会報
2020 6VOL.639
VOL. 639
東高保
2020.6
号号

31

32

東高保会報
会報
2020 6VOL.639
VOL. 639
東高保
2020.6号号

東高保会報会報
2020 6VOL.639
VOL. 639
東高保
2020.6
号号

33

34

東高保会報
会報
2020 6VOL.639
VOL. 639
東高保
2020.6号号

東高保会報会報
2020 6VOL.639
VOL. 639
東高保
2020.6
号号

35

36

東高保会報
会報
2020 6VOL.639
VOL. 639
東高保
2020.6号号

東高保会報会報
2020 6VOL.639
VOL. 639
東高保
2020.6号号37

【参考資料】
高圧ガスの事故の定義については、経済産業省『高圧ガス・石油コンビナート事故対応要領』において、以下のように定められています。

高圧ガス・石油コンビナート事故対応要領
制定 20180328 保局第 2 号 平成 30 年 3 月 30 日
改正 20181217 保局第 1 号 平成 30 年 12 月 21 日
I 総則
１．目的
本要領は、高圧ガス保安法（昭和 26 年法律第 204 号。以下「高圧法」という。
）の適用を受ける高圧ガスに係る事故等又は石油コンビナート等災害防止法（昭和 50 年法律第 84 号。以下「石災法」という。
）の特定事業所（以下「特定事業所」という。
）に係る事故が発生した場合の対応について、詳細を定めるものである。具体的には、高圧法第 36 条第 2 項又は第 63 条第 1 項の規定により届出された事故及び石災法の特定事業所に係る事故の規模の分類等の詳細を定めるとともに、経済産業省商務情報政策局産業保安グループ（以下「本省」という。
）並びに産業保安監督部
及びその支部並びに那覇産業保安監督事務所（以下「監督部」という。
）における事故対応について定める。
（以下、略）
２．事故の定義等(1) 高圧ガスに係る事故等とは、高圧法の適用を受ける高圧ガスの製造、貯蔵、販売、移動その他の取扱、消費及び廃棄並びに容器の取扱（以下「製造等」という。
）中に発生した事故等で、次に掲げるものをいう。
ただし、高圧法の法令違反があり、その結果として、災害が発生した場合には、高圧ガスが存する部分の事故に限らず「高圧ガスに係る事故等」として取り扱う。
（注）液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（昭和 42 年法律第 149 号。
以下「液化石油ガス法」という。
）に係る事故については、液化石油ガス事故対応要領による。
① 爆発（高圧ガス設備等（以下「設備等」という。
）が爆発したものをいう。以下同じ。
）② 火災（設備等において、燃焼現象が生じたものをいう。以下同じ。
）③ 噴出・漏えい（設備等において高圧ガスの噴出又は漏えいが生じたものをいう。以下同じ。
）
ただし、以下のいずれかの場合は除く。
１）噴出・漏えいしたガスが毒性ガス以外のガスであって、噴出・漏えいの部位が締結部（フランジ式継手、ねじ込み式継手、フレア式継手又はホース継手）、開閉部（バルブ又はコック）又は可動シール部であり、噴出・漏えいの程度が微量（石けん水等を塗布した場合、気泡が発生する程度）であって、かつ、人的被害のない場合
２）完成検査、保安検査若しくは定期自主検査における耐圧試験時又は気密試験時の少量の噴出・漏えいであって、かつ、人的被害のない場合④ 破裂・破損等（高圧ガスにより、設備等の破裂、破損又は破壊等が生じたものをいう。以下同じ。
）⑤ 喪失・盗難（高圧ガス又は高圧ガス容器の喪失又は盗難をいう。以下同じ。
）
38

東高保会報
会報
2020 6VOL.639
VOL. 639
東高保
2020.6号号

⑥ 高圧ガスの製造のための施設、貯蔵所、販売のための施設、特定高圧ガスの消費のための施設又は高圧ガスを充塡した容器が危険な状態となったとき。
⑦ その他(2) 特定事業所に係る事故とは、石災法第 23 条第 1 項の異常な現象のうち事故に該当するものをいう。
(3) 移動式製造設備であって液化石油ガス法第 37 条の 4 の充塡設備として許可を受けているもの（供給設備に接続しているもの又は充塡設備の使用の本拠の所在地にあるものに限る。
）において事故が発生した場合にあっては、高圧法の事故に該当しないものとする。
３．事故の分類
事故の被害状況により次のとおり分類する。
(1) Ａ級事故
次の各号のいずれかに該当する事故をいう。
① 死者 5 名以上の事故② 死者及び重傷者が合計して 10 名以上の事故であって、①以外のもの③ 死者及び負傷者（重傷者及び軽傷者をいう。以下同じ。
）が合計して 30 名以上の事故であって、①及び②以外のもの④ 爆発・火災等により建物又は構造物の大規模な破壊、倒壊滅失等の甚大な物的被害（直接に生ずる物的被害の総額が 5 億円以上）が生じた事故⑤ 大規模な火災又はガスの大量噴出・漏えいが現に進行中であって、大災害に発展するおそれがある事故⑥ その発生形態、災害の影響程度、被害の態様（第三者が多数含まれている場合、テロによるもの等）、テレビ・新聞等の取扱い等により著しく社会的影響が大きい（※1）と認められる事故（※1：ＮＨＫ全国放送／民間全国放送／全国紙等で 10 社以上の報道がなされている場合を目安とする。
）(2) Ｂ級事故
Ａ級事故以外の事故であって、次の「Ｂ1 級事故」又は「Ｂ2 級事故」のいずれかに該当する事故をいう。
1) Ｂ1 級事故
① 死者 1 名以上 4 名以下の事故② 重傷者 2 名以上 9 名以下の事故であって、①以外のもの③ 負傷者 6 名以上 29 名以下の事故であって、①及び②以外のもの④ 爆発・火災等により建物又は構造物の大規模な損傷等の多大な物的被害（直接に生ずる物的被害の総額が 1 億円以上 5 億円未満）を生じた事故⑤ その発生形態、災害の影響程度、被害の態様（第三者が含まれている場合等）、テレビ・新聞等の取扱い等により社会的影響が大きい（※2）と認められる事故（※2：ＮＨＫ全国放送／民間全国放送／全国紙等で 3 社以上の報道がなされている場合を目安とする。
）
東高保会報
会報
2020 6VOL.639
VOL. 639
東高保
2020.6
号号392) Ｂ2 級事故
同一事業所において、Ａ級事故、Ｂ級事故又はＣ1 級事故が発生した日から 1 年を経過しない間に発生したＣ1 級事故（高圧ガスに係る事故に限る。
）(3) Ｃ級事故
Ａ級事故及びＢ級事故以外の事故であって、次の「Ｃ1 級事故」又は「Ｃ2 級事故」のいずれかに該当する事故をいう。
1) Ｃ１級事故① 人的被害（負傷者 1 名以上 5 名以下かつ重傷者 1 名以下）があった事故② 爆発、火災又は破裂・破損等が発生した事故③ 毒性ガスが漏えいした事故（毒性ガスとは、一般高圧ガス保安規則第 2 条第 1 項第 2号、コンビナート等保安規則第 2 条第 1 項第 2 号、冷凍保安規則第 2 条第 1 項第 2 号の毒性ガスをいう。
）④ ①から③までのほか、反応暴走に起因する事故又は多量漏えいが発生した事故（反応暴
走とは、設備等の温度、圧力、流量等が異常な状態になった際に、自動的に作動する安全装置、通常の手順に則り操作する制御装置等によっても制御不能な事象等であって、爆発、火災、漏えい又は破裂並びに破損の発生を防止するため、直ちに緊急の保安上の措置を必要とするものをいう。
）（多量漏えいとは、設備等からのガスの漏えいであって、ガス漏えい検知警報設備等の作動により附近の作業員に退避を勧告する程度のもの、事業所の敷地外に漏えいしたもの、又は、設備等からのガスの漏えい（不活性ガスの微量な漏えいを除く。
）を覚知後に、設備等の停止等の措置を講じても漏えいが継続したことにより、追加措置を講じたものをいう。
）
2) Ｃ2 級事故
Ｃ1 級事故以外の事故
４．人的被害の定義
人的被害の定義は、以下のとおりとする。
(1) 死者
事故発生後、5 日（120 時間）以内に死亡が確認された者（自殺者本人を除く。
）。
(2) 重傷者（中毒等、外傷を伴わない場合は、「重症者」という。
）
事故発生後、30 日以上の治療を要する負傷した者（自殺未遂者を除く。
）。
(3) 軽傷者（中毒等、外傷を伴わない場合は、「軽症者」という。
）
事故発生後、30 日未満の治療を要する負傷した者（自殺未遂者を除く。
）
。
以下、略。
※全文は、以下のサイトをご覧ください。
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/hipregas/hourei/20181225.pdf

40

東高保会報
会報
2020 6VOL.639
VOL. 639
東高保
2020.6号号

冷凍空調情報
平成 29 年（2017 年）に発生した冷凍空調施設
における事故等について（その 2）
公益社団法人 東京都高圧ガス保安協会
平成 28 年（2016 年）に発生した冷凍空調施設における事故については、会報 2018 年 2 月号
（VOL.613）及び同年 3 月号(VOL.614)において、高圧ガス保安協会（ＫＨＫ）のご了解をいただ
いたうえで掲載しました。
今号では、平成 29 年（2017 年）における事故について 2 回目を掲載をします。
なお、詳細については、ＫＨＫ編集発行『冷凍空調情報
Refrigeration and Air Conditioning News Vol.42,2018』をご参照してください。
https://www.khk.or.jp/publications_library/periodical/dl/2018_reitoukuchojoho_42.pdf＜問合せ先＞高圧ガス保安協会（高圧ガス部）〒105-8447 港区虎ノ門 4-3-13 ヒューリック神谷町ビル
TEL:03-3436-6103 FAX:03-3438-4163
KHK ホームページ：http://www.khk.or.jp～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

3）漏えい①（摩耗）
その 2017-146 冷凍設備から冷媒ガス漏えい①発生日：平成 29 年 5 月 11 日
②発生場所：愛知県③冷媒ガス：フルオロカーボン 22④災害現象：漏洩⑤取扱状態：〈製造中〉（定常運転）⑥事故概要：
5 月 10 日 13 時 30 分頃、従業員が恒温室内の室温が上昇したことに気づいた。16 時頃、管理部門の従業員が状況を確認後、再度運転を開始した。翌 11 日 9 時頃、再び室温が上昇したため、管理部門に連絡した。11 時頃、メーカー従業員が漏えいを確認した（充てん冷媒量：65kg、回収
冷媒量：14.1kg、推定冷媒漏えい量：50.9kg）。原因は、運転時の振動による配管同士の摩擦で、凝縮器と膨張弁との間の配管に穴が生じたためと推定される。運転を停止した。今後、開いた穴を肉盛溶接して塞ぐ予定である。対策として、修理後、振動しないよう配管同士をワイヤーで固定する予定である。

原因は、〈施工管理不良〉⑦人身被害：なし
東高保 会報会報20202020 66 VOL.639
VOL. 639号
号
東高保

41

その 2017-360 冷凍設備から冷媒ガス漏えい①発生日：平成 29 年 10 月 2 日②発生場所：茨城県③冷媒ガス：その他（フルオロカーボン 410A）④災害現象：漏洩⑤取扱状態：〈製造中〉（定常運転）⑥事故概要：
10 月 2 日、パッケージエアコンのリモコンにエラーメッセージ（冷媒の圧力低下）が表示され、エアコンが停止した。メーカーによる点検の結果、室外機の熱交換フィンチューブに生じたピンホールから冷媒が漏えいしていたこと、冷媒は全量漏えいしてしまったことを確認した。原
因は、熱交換フィンの中央部分が下方向に変形し、熱交換フィンの銅配管が下部のベース架台（熱交換器フィン支え）に接触し、室外機の振動により摩耗し、ピンホール（推定 0.5mm）が生じたためと推定される。応急対策として、当該エアコンを停止し、使用禁止措置とした。
恒久対策として、当該部位の補修および接触部位の加工を行った。
原因は、〈検査管理不良〉⑦人身被害：なし
4）漏えい①（溶接不良）
その 2017-143 冷凍設備から冷媒ガス漏えい①発生日：平成 29 年 5 月 9 日②発生場所：神奈川県③冷媒ガス：フルオロカーボン 134a
④災害現象：漏洩⑤取扱状態：〈停止中〉（検査・点検中）⑥事故概要：
定期自主点検のためにフルオロカーボン検知器で測定を行った結果、感度 M（検知感度 15g/年）で検知した。冷媒の抜き取りを行ったところ、最低でもフルオロカーボン 134a が 2 ～ 7kg
程度漏えいしている可能性があることが判明した。さらに冷媒を抜き取った状態で 1.9MPa まで昇圧し、漏れテストを行ったところ、蒸発器入口の溶接部から 1～2 分間に 1 回程度気泡が出ることを確認した。恒久対策として、ろう付け部分を取り除き、新たにろう付けを行う予定である。
原因は、ろう付け部の溶け込み不良によりピンホールが発生し、使用時の加圧条件下で冷媒が漏えいしたと推定される。応急対策として、修理が完了するまで、冷媒を抜き取った状態を維持した。
原因は、〈製作不良〉⑦人身被害：なし

5）漏えい②（締結部）
その 2017-019 冷凍設備から冷媒ガス漏えい①発生日：平成 29 年１月 17 日
②発生場所：岩手県③冷媒ガス：フルオロカーボン 22
42

東高保 会報会報20202020 66 VOL.639
VOL. 639号
号
東高保

④災害現象：漏洩⑤取扱状態：〈製造中〉（定常運転）⑥事故概要：
冷却用チラーに若干の温度上昇が見られたことから、冷凍機メーカーに点検を依頼した。冷凍機メーカー作業員が到着して現場点検作業に入った結果、ストレーナーフランジボルト部からの漏えいを確認した。バルブを閉めて冷媒ガスの漏えいを止め、他に漏えい箇所が無いことを確認した。原因は、ストレーナーに若干の詰まりが発生した可能性があり、冷却用チラーに温度変化が生じ、それを繰り返すことによりボルトの緩みが生じたためと推定される。今後は、日常点検
時の冷媒量の確認に加え、月 1 回程度のストレーナーボルトの増し締め点検を行うこととした。
なお、現場の状況から漏えい量は、300～500kg と予想される。
原因は、〈点検不良〉⑦人身被害：なし
その 2017-122 冷凍設備から冷媒ガス漏えい①発生日：平成 29 年 4 月 17 日
②発生場所：東京都③冷媒ガス：フルオロカーボン④災害現象：漏洩⑤取扱状態：〈製造中〉（スタートアップ）⑥事故概要：
4 月 17 日 9 時頃、冷凍機の運転が起動できず、エラー表示であった。製造メーカーが機器状況を確認したところ、膨張弁均圧管のフレア接続部にクラックが発生していることが判明した。
修理するまでの間、他の冷凍機で運転を行うこととした。対策として、振動等によるフレアの破損を抑制するため、対象機器設置箇所に配管サポートを新たに設置することとする。事故発生箇所以外に振動等の影響を受ける可能性が考えられる箇所も同様に配管サポートを設置する。
原因は、〈点検不良〉⑦人身被害：なし
その 2017-482 冷凍設備から冷媒ガス漏えい①発生日：平成 29 年 12 月 7 日②発生場所：群馬県③冷媒ガス：フルオロカーボン④災害現象：漏洩⑤取扱状態：〈停止中〉（検査・点検中）⑥事故概要：
12 月 4 日（月）～6 日（水）に、蒸発器のチューブ洗浄（ケレン清掃）を実施した。7 日 16時 30 分、運転するために試運転点検を行ったところ、冷媒ガス圧力低下を確認した。8 日（金）にメーカーが点検し、油冷却器のユニオン（継手）部分から油漏れ、冷媒ガス漏れを確認した。
原因は、油冷却器冷媒配管のユニオン（継手）パッキン不良のためと推定される。同機種ターボ
冷凍機の冷媒ガス漏れ緊急点検を実施した。
原因は、〈シール管理不良〉
東高保 会報会報20202020 66 VOL.639
VOL. 639号
号
東高保

43

⑦人身被害：なし
6）漏えい②（可動シール部）
その 2017-397 冷凍設備から冷媒ガス漏えい①発生日：平成 29 年 10 月 31 日
②発生場所：福岡県③冷媒ガス：フルオロカーボン④災害現象：漏洩⑤取扱状態：〈製造中〉（定常運転）⑥事故概要：
従業員が通常業務中に、冷凍機異常のアラームが鳴ったため、機械室に確認に行ったところ、圧縮機メカニカルシール部から冷媒が漏れていることを発見した。原因は、自動停止中にメカニ
カルシール部からガスおよび冷凍機油の噴出漏えいが発生した、前回オーバーホールから 3 年 5ヶ月、運転時間 4600 時間経過しており、油の劣化によりメカニカルシール摺動部が摩耗したためと推定される。10 月 31 日、冷凍機を停止し、バルブ操作によって漏れ箇所を縁切りし、漏えい冷凍機油を拭き取った。今後は、当該機器は来期更新予定であったため、今後起動させずにガス回収を行い、早急に廃止届出を提出する。事業所内同型式冷凍機（1 台）に対し、1 年に 1 回の冷凍機油の交換を実施し、メカニカルシール部の日常点検を行う。
原因は、〈シール管理不良〉⑦人身被害：なし
7）漏えい②（開閉部）
その 2017-332 冷凍設備から冷媒ガス漏えい①発生日：平成 29 年 9 月 16 日
②発生場所：茨城県③冷媒ガス：炭酸ガス④災害現象：漏洩⑤取扱状態：〈製造中〉（スタートアップ）⑥事故概要：
9 月 16 日に、冷凍機の CO2 レシーバーのレベルが下限を指していた。9 月 19 日にメーカーが調査したところ、CO2 熱交換器前の流量調整弁のグランド部から冷媒が漏れていることを確認した。増し締めを行い、漏えいが停止したことを確認した。原因は、設備の受け渡しおよび試運転時に締結に不十分なバルブがあり、振動等により当該バルブの緩みが発生したためと推定される。
メーカーが各所増し締め点検を行った。今後は、巡回による緩み点検を行う。
原因は、〈締結管理不良〉⑦人身被害：なし
その 2017-457 冷凍設備から冷媒ガス漏えい①発生日：平成 29 年 9 月 12 日
②発生場所：神奈川県③冷媒ガス：アンモニア④災害現象：漏洩⑤取扱状態：〈製造中〉（定常運転）
44

東高保 会報会報20202020 66 VOL.639
VOL. 639号
号
東高保

⑥事故概要：9 月 12 日（火）10 時 16 分、落雷が発生し、それにより工場内全域で停電となり、設備が停止した。10 時 47 分、原動係員が設備確認対応中に BR-5 冷凍機からアンモニア臭気が出ていることを発見した。漏えい検知器の検知において、
除害散水していることを確認した。10 時 50 分、原動係員とメーカーが状況確認し、原因箇所の特定作業を開始した。11 時 20 分、蒸発器入口弁のカバー部から漏えいしていることを確認した。12 時 00 分、蒸発器入口弁カバー部のボルト締め付けにより、漏えいが止まったことを確認した。12 時 20 分、漏えい検知器の測定値が下がったことを確認し、除害散水を停止した。その他の箇所で漏えいが発生していないことを確認し、応急対応を終了した。原因は、蒸発器入口弁カバー部ガスケット劣化によるシール不良のためと推定される。閉鎖弁グランド部の増し締めによる漏えい処置を行った。閉鎖弁整備を実施した。
原因は、〈シール管理不良〉⑦人身被害：なし
その 2017-117 冷凍設備から冷媒ガス漏えい①発生日：平成 29 年 4 月 12 日

②発生場所：静岡県③冷媒ガス：フルオロカーボン 134a
④災害現象：漏洩⑤取扱状態：〈製造中〉（定常運転）⑥事故概要：
運転中に「蒸気圧力低下異常」の警報が発報し、運転不可となった。その後、冷媒量の不足を確認し、冷媒漏れを認識した。原因は、ホットガスバイパス弁グランドパッキンの経年劣化、さらにパッキンの収縮に伴う締め付けトルクの低下と推定される。今後は、ガス漏れ検知器による漏れの有無を確認する（１回/日）。弁グランド部の締め付けトルクを確認する（１回/週）。蒸発器終端温度差を確認する（１回/日）。弁気密検査を実施する（１回/年）。
原因は、〈シール管理不良〉⑦人身被害：なし 8）漏えい③（液封、外部衝撃等）
その 2017-316 冷凍設備から冷媒ガス漏えい①発生日：平成 29 年 9 月１日②発生場所：岡山県③冷媒ガス：フルオロカーボン 22④災害現象：漏洩⑤取扱状態：〈製造中〉（定常運転）⑥事故概要：
9 月 1 日に冷凍機及び冷却塔の清掃を行うため、安全処置として冷却塔ファン、循環ポンプおよび冷水ポンプのセレクト SW を｢自動｣から｢切｣状態に設定した。その後、清掃が終了したため、冷凍機を通常通り起動した。起動後、冷水温度低下により冷凍機が停止した。点検をしたところ、凝縮器冷媒レベル計が 2 を表示していた（通常は 15 を表示）
。冷水配管に気体が流れる音がしたためにタンク内をフルオロカーボン検知管で調べたところ、フルオロカーボンが検出されたことから、フルオロカーボンの漏えいが発生していると判断した。原因は、安全処置として行ったセ
東高保 会報会報20202020 66 VOL.639
VOL. 639号
号
東高保

45

レクト SW を｢切｣から｢自動｣に復旧しないまま冷凍機を運転させたため、蒸発器内部が凍結し、冷媒側から冷水側配管へフルオロカーボンが漏えいしたと推定される。
原因は、〈操作基準の不備〉⑦人身被害：なし 9）漏えい③（その他）
その 2017-177 冷凍設備から冷媒ガス漏えい①発生日：平成 29 年 5 月 12 日
②発生場所：福島県③冷媒ガス：その他（フルオロカーボン 410A）④災害現象：漏洩⑤取扱状態：〈製造中〉（定常運転）⑥事故概要：
原子力発電所構内の焼却炉建屋に設置されている換気空調用冷凍機が異常を知らせる警報を発報し、停止した。冷凍機の冷媒圧力の低下を確認した。点検を行ったところ、冷凍機の熱交換器
内部で局部的に凍結が生じ、膨張変形が生じて損傷していた。原因は、低負荷時に圧縮機が頻繁に起動･停止を繰り返す制御となっていたことにより、冷媒蒸発温度が下がり続け、冷凍機の熱交換器の内部で局部的に凍結が起き、膨張変形して損傷したため、冷媒が水側へ漏えいしたと推定される。
他の全ての冷凍機の運転を停止し、耐圧試を実施した。
損傷した熱交換器については、交換を実施する。空調用冷凍機全台について、低負荷時に圧縮機が頻繁に起動停止を繰り返さな
いよう、制御方法を変更する。
原因は、
〈その他〉
（制御方法不良）⑦人身被害：なし

46

東高保 会報会報20202020 66 VOL.639
VOL. 639号
号
東高保

保 安

事 故 事 例酸素充塡設備の安全弁の破損
発生日時

2018 年 4 月 5（木）14 時 30 分

発生場所

三重県

発生施設

酸素充塡設備

災害現象

火災

取扱状態

定期自主検査時

事故概要【事故状況】
酸素充塡設備の定期自主検査で、酸素を使用した気密試験中に、断熱圧縮により安全弁内部が高温になり、弁体のシート材が溶融または燃焼した
ため、酸素が弁体部分から高速で漏えいし、その際に火炎が生じた。安全
弁内部で生じたこの火炎によって安全弁が加熱されて貫通孔が開き、破損した。このとき、この安全弁に放出配管の取付け作業をしていた検査員 1
名が火傷を負った。
以下、事故の概要を時系列で記す。
4 月4日
協力会社の検査員（以下「検査員」という。
）は、酸素充塡設備の配管に設けた安全弁の作動検査を実施し、作動試験に合格した後、所定の位置に
取付けた。
4 月5日
13 時 30 分頃 検査員は、主配管の気密試験を開始した。試験に使用する
気体は、酸素を用いた。試験圧力は、主配管の常用の圧力である 19.
6MPa とした。
14 時 15 分頃 検査員は、安全弁の取付け部から、漏えいがあることを認めたため、安全弁の元弁を閉めて、安全弁を取外し、目視で確認したところ、取付け部の底部に異物を確認した。
検査員は、有機溶剤（浸透探傷試験に用いる洗浄剤。成分は n－ヘプタ
ンとメチルシクロヘキサンの混合物。
）を染み込ませたウエスで異物を除去した後、乾いたウエスで有機溶剤を除去した。
14 時 25 分頃 検査員は、安全弁を取付けた後、安全弁の元弁を開け、安全弁の取付け部から漏えいがないことを確認した後、安全弁の放出口に放出配管を取付ける作業に取掛かった。
放出配管を取付ける作業中に、検査員は安全弁の放出口上部のケーシン
グが、赤く光っていることに気が付いた。その直後、安全弁が破損した。
その際に検査員は、右の掌に火傷を負った。安全弁の元弁を開いてから安全弁が破損するまでの時間は、検査員の感覚と 安全弁の元弁を開いた後の作業状況から、1 分以上が経過していた。
【事故発生原因】
事故後の安全弁の破損状態は下記のとおりであり、写真を図 1 に示す。
東高保 会報 2020 6 VOL. 639 号

東高保

会報 2020.6

VOL.639 号

47

（1）安全弁の弁体（SUS304）は、破損が見られなかった。
（2）安全弁のケーシング（CAC406（BC6））は、放出口上部に貫通孔が生じていた。
（3）安全弁のばね箱（CAC406（BC6））は、下方（ケーシン
グに近い側）で破断していた。
（4）安全弁の弁体のシート材（ポリアミドイミド）は、焼失していた。
また、 材料の融点は、SUS304
が 1,500°C 程度、
CAC406（BC6）が 1,010°C 程度、ポリアミドイミドが 300°C 程度である。
事故が発生した安全弁周辺について、放出配管、安全弁、安全弁の元弁などの位置関係を、図 2 に示す。安全弁の破損状態から、事故発生までの流れは、次のように推定される。
1. 検査員は、安全弁の取付け部から漏えいしているとわかったときに、安全弁の元弁を閉め、安全弁を取外し、異物の確認と除去を行った後、この安全弁を再度取付けた。このとき、検査員は事業所に漏えいがあったことを報告しなかった。
2. 検査員は、安全弁を取付けた後、検査手順としてルールになっていた
主配管の脱圧を事業所に行わせることなく、安全弁の元弁を開けた。安
全弁と安全弁の元弁の間には、継手しかないため、安全弁の元弁を開けることにより、主配管内の高圧酸素（圧力 19.6MPa）が、 元弁上部の継手部分及び安全弁の弁体内部という小さい空間（1.6mL 程度）に流れ込んだ。この空間の圧力が大気圧から 19.6MPa まで急激に圧力が上昇した
ため、断熱圧縮が起こり、安全弁の弁体内部が温度上昇した。
3. 断熱圧縮による温度上昇のため、安全弁の弁体のシート材（材質はポ48

東高保 会報会報2020.62020 6 VOL.639
VOL. 639
東高保
号号

リアミドイミド）が溶融または燃焼して、弁体から微小漏えいが発生し、その漏えいは経時的に拡大した。なお、検査員が異物の除去に使用した有機溶剤が残留していた場合は、その有機溶剤が先に燃焼し、弁体のシート材の溶融または燃焼を促進した可能性がある。
4. 弁体から漏えいした酸素ガスが高速で流れ、弁体付近がさらに高温となって火炎が発生し、その火炎が漏えいした酸素とともに安全弁の放出
口上部を内部から加熱し、ケーシングに貫通孔を生じさせた。
5. 上記 4．と並行し、安全弁のばね箱下部も内部から加熱され、弁体付近で発生していた火炎がばね箱下部を加熱し、溶融によりばね箱下部が減肉した。
6. 弁体部分から噴き出していた酸素の圧力が減肉したばね箱下部を破断させ、結果的に安全弁を破損させた。
事業者は、安全弁、安全弁放出配管、主配管について、分析、観察を行
い、次のことを確認した。
（1）安全弁のばね箱の破断部の約 3/4 周範囲は溶融して減肉していた。
残りの約 1/4 周範囲には破面がみられる（図 3）。
（2）安全弁のばね箱について、マクロ破面とミクロ破面の観察を行った結果を図 4に示す。マクロ
破面には全体的に凹凸が見られた。ミクロ破面観察では、破面の全域が滑らかなであり、破面が溶融していると見られる。
（3）主配管について、残留油分の分析を行ったが、油分は検出

東高保 会報会報2020.62020 6 VOL.639
VOL. 639
東高保
号号

49

されなかった。
（4）主配管と放出配管について、内視鏡を用いた内面の観察を行ったが、健全な配管の内部と比べて、特に異常は確認されなかった以上のことから、事故発生原因として、次の 2 つが挙げられる。
① 事業所が、気密試験に係る協力会社の現場作業を、適切に監督していなかった。
② 協力会社の検査員が、漏えいを確認したときに行う必要があった事業所への報告を行わず、かつ、検査手順上で必要な主配管の脱圧を行わず、安全弁の検査を行った。
【再発防止対策】（1）事業所は検査を協力会社に任せていた部分が多く、報告、連絡が十分ではなかった。再発防止対策として、事業所は検査の監督を強化し、協力会社との指示命令系統および連絡体制を明確化した。特に気密検査を実施する際は、事業所の立会を必須とした。
（2）気密検査時に漏えいを確認したときは、必要な個所の脱圧（例えば、今回の漏えい個所であれば、主配管の脱圧）を行い、その後に漏えいした個所の措置を行うことを徹底した。
（3）事業所は、安全弁の内部が高温になったときの再発防止対策として、高圧酸素の配管に設置する安全弁の弁体は、樹脂を含まない金属製の弁体に変更した。
的 被 害

軽傷 1 名、物的被害：約 1,500,000 円（安全弁、元弁などの破損、他）
バルブ操作をゆっくり行うことは、高圧ガスの関係者であれば広く一般知識として知られている。しかし、高い圧力を保持しているバルブを開いた先の空間が狭いと、どれだけゆっくりとバルブ操作を行っても、急激な圧力上昇が避けられないため、ガスの断熱圧縮による温度上昇の危険性があることを認識する必要がある。
 酸素などの支燃性ガスが断熱圧縮する危険性がある箇所に、樹脂などの耐熱温度が低い部品が存在すると、断熱圧縮による温度上昇で耐熱温度の低い部品が発火する危険性があることを認識する必要がある。
 気密試験は、空気などの危険性のない気体によって行うことが原則である。検査の状況によって危険性がないと判断される場合は、当該の高圧ガス設備に貯蔵または処理されているガスを使用して行うことができる。しかし、この場合は、使用するガスの特性を踏まえ、特に安全に配慮して実施する必要がある。


教

訓



発熱、燃焼の恐れがあるため、酸素が通る配管や弁、設備には油や有機溶剤などの発火性の物質を用いてはならない。

（出典：高圧ガス保安協会「高圧ガス事故概要報告」2018-113 より引用）

50

東高保 会報会報2020.62020 6 VOL.639
VOL. 639
東高保
号号

ヒヤリハットからはじめよう

！

内

容

油の付着した手袋と工具で酸素配管の作業

状況

酸素を消費する業者に酸素を配送したところ、手袋をはめて車の修理を行っていた。その後、その手袋をはめたまま自動車修理用のスパナを用いて酸素配管の作業を行おうとしていたので、あわてて制止した。

想
定
される
事故等

・手袋やスパナに油脂類が付着していた場合、発火、爆発のおそれ

概略図

・酸素の消費は、バルブ及び使用する器具の石油類、油脂類その他可燃性の物を対 策

除去した後に行う。
・酸素の容器等は、石油類、油脂類の付着した素手や手袋で取り扱わない。

（出典：東京都環境局「ヒヤリハットからはじめよう高圧ガス事業所の自主保安活動」【事例53】より）

東高保 会報会報2020.62020 6 VOL.639
VOL. 639
東高保
号号

51

～高圧ガスの相談室～
保安検査の基準日について教えてください。

《 回 答》「基準日」とは、高圧ガス保安法第 35 条に定められている保安検査について、「前回の保安
注 1）
検査の日から 1 年（製造細目告示第 14 条で定められる製造施設 にあっては、同条で定められる期間）を経過した日」のことをいいます。
第一種製造者は、高圧ガス保安法（以下「高圧法」と略）の定めにより、特定施設（高圧ガスの爆発その他災害が発生するおそれがある製造のための施設で、経済産業省令で定められた施設をいう）について、定期に都道府県知事が行う保安検査を受けなければならないと定められています（高圧法第 35 条第 1 項）
。この保安検査を行う期日について、高圧法では「前回の保安検査の日から 1 年を経過した日（告示で定める施設にあっては、告示で定める期間を経過した日）」を「基準日」として、その前後 1 月以内（認定完成検査実施者若しくは認定保安検査実施者等にあっては、基準日の前後 3 月以内）に保安検査を受けることが義務づけられています。
注 1）「告示で定める施設」とは、製造細目告示（正式名は「製造施設の位置、構造及び設備並
びに製造の方法等に関する技術基準の細目を定める告示」という）第 14 条に掲げる施設をいう（下表参照）。この製造施設に関する保安検査の期間はそれぞれ表の右欄に示されている期間で、これらの各施設の保安検査の基準日は、2 年ないしは 4 年と定められている期間が経過した日とされ、保安検査はこの基準日の前後 1 月以内に行うことになります。

52

東高保 会報 2020 6 VOL. 639 号

東高保

会報 2020.6

VOL.639 号

なお、会報 5 月号の『法令情報』（33、34 頁）でお知らせしたように、経済産業省では、本年4 月 10 日付で、新型コロナウイルスの影響に鑑み、高圧法上の保安検査について、以下のとおり措置を行うことを決定していますので、ご留意ください。
〇次に掲げる時期が令和 2 年４月 10 日から 9 月 30 日までの間に満了する者は、当該時期を4 月延長します。
冷凍保安規則第 40 条第 2 項（同規則第 41 条第 2 項及び第 4 項において準用する場合を含む。
）、液化石油ガス保安規則第 77 条第 2 項（同規則第 78 条第 2 項及び第 4 項の規定により読み替えて準用する場合を含む。
）、一般高圧ガス保安規則第 79 条第 2 項（同規則第 80 条第2 項及び第 4 項の規定により読み替えて準用する場合を含む。
）、コンビナート等保安規則第34 条第 2 項（同規則第 35 条第 2 項及び第 4 項の規定により読み替えて準用する場合を含む。
）及び製造施設の位置、構造及び設備並びに製造の方法等に関する技術基準の細目を定める告示第 14 条の規定により保安検査を受け、又は自ら行わなければならない期間≪解 説≫
この基準日については、平成 29 年 3 月 22 日の経済産業省令改正（同年 4 月 1 日施行）により、冷凍保安規則を除いて、一般高圧ガス保安規則（第 79 条）、液化石油ガス保安規則（第 77条）及びコンビナート等保安規則（第 34 条）が改正されて新たに設けられたものです。
なお、この改正を受けて、「基準日」の前後 1 か月（認定完成検査実施者，認定保安検査実施者又は自主保安高度化事業者は前後 3 か月）以内に保安検査を受け，又は自ら行った場合は，定められた「基準日」に保安検査を実施したものとみなすこととなりました。これは，例えば，
保安検査を 1 か月以内の範囲で早めに受けた場合でも次回検査日は変動せず，基準日が起点と
東高保 会報会報2020.62020 6 VOL.639
VOL. 639
東高保
号号

53

なるものです。

54

東高保 会報会報2020.62020 6 VOL.639
VOL. 639
東高保
号号

協会だより

委○
員○
会○
等○
開○
催○
報○
告
○
○ 広報委員会
日 時：2020 年 5 月 16 日（木） 15：00～17：00
場 所：協会会議室
議 題：会報（6、7・8 月合併号）編集の件 ほか

11 日
12 日
15 日
26 日
27 日

◎協会日誌（2020 年 5 月 1 日～5 月 31 日）
東京都溶材協同組合西部支部総会（パレスホテル立川）
東京都溶材協同組合北部支部総会（ベルクラシック）
東京都溶材協同組合総会（アジュール竹芝）
東京都冷凍空調設備協会総会（機械振興会館）
東京都高圧ガス保安協会総会（全国家電会館）

コロナ感染症により中止

コロナ感染症により中止～ 協会からのお願い～□社名変更等があったときのご連絡協会会報･講習案内等の郵便物を確実にお届けするため、社名変更等、下記枠内の事項に変更があったときは、お手数ですが、事務局まで FAX にてお知らせください。
なお、FAX 用紙は、当協会ホームページ（www.tokyo-khk.or.jp）の会員専用ページに掲載し「会員情報内容変更通知書」をダウンロードし、ご使用ください。
ています「
又は、下記事項を記載し FAX してください。
FAX 番号：０３－３８３０－０２６６

通知お願いの変更事項① 社名変更
④ 冷凍能力変更② 住所(表示) 変更(〒)⑤ 組織名称変更③ 電話･FAX 番号変更
⑥ 担当者異動⑦ その他

東高保 会報会報2020.62020 6 VOL.
639 号 号
東高保
VOL.639

55

協○
会○
か○
ら○
の○
ご○
案○
内
○
測定機器の貸出しについて協会では、以下の測定機器の貸出しを行っています。利用されたい方は、当協会の担当者（横山）にお問い合わせの上、お申込みいただくようお願いします。
■測定器の種類及び保有台数（１） 理研簡易ガスリークチェッカー GH-202F（フロンガス用） 5 台※詳細な情報は、理研ＨＰをご参照ください。
http://www.rikenkeiki.co.jp/（２）PD51 形 重錘型圧力計 長野計器製
4台※収納 BOX（寸法 400W×615L×350H 重量約 9kg 総重量は 25kg 位です）
※詳細な情報は、長野計器ＨＰをご参照ください。
http://www.naganokeiki.com/public_html/index.php■貸出し条件（１）貸出し料金
会員：無料
非会員：3,000 円（２）貸出期間①理研簡易ガスリークチェッカー
1 週間②PD51 形 重錘型圧力計
2 週間※重量がケースを含めて 25ｋｇ近くありますので、運搬は車でないと無理です。

56

東高保会報
会報
2020 6 VOL.639
VOL. 639
8 高保
2020.6号号

東京都高圧ガス保安協会発行図書のご案内

定価２，８５０円（本体２,５９３円＋税）
購入冊数：
部

新 刊

定価３，０６０円（本体２,７７８円＋税）
購入冊数：部「支払証明書」貼付場所
購入方法（太線内を記入する。）
１．上記金額を三井住友銀行銀座支店（口座名：公益社団法人東京都高圧ガス保安協会）、普通
口座番号：1477732）へ振込み、振込証明書のコピーをこの貼付場所にのり付けする。
２．本紙を上記もしくは下欄の FAX 番号へファックスする。（FAX が協会に届き次第発送します）
３．振込手数料及び送料は、申込者負担です。送料は 1 冊の場合、関東内陸地域は 440 円、その他の地域及び 1 冊以上のときは、事前に上記連絡先までお問合せください。

東高保 会報 2020 6 VOL. 639 号

57

ＦＡＸ：03-3830-0266『高圧ガス周知文書』（クリアファイル A4）
当協会と東京都高圧ガス溶材協同組合では、可燃性ガス、特定不活性ガス、酸素、三フッ化窒素用高圧ガスの移動基準遵守徹底のため、あらたに周知文書を作成しました。１
１部２００円（消費税込）（10 部以上の場合は 1 部１５０円）【送料別料金】で頒布しますので、協会までお申し込みください。
表面

裏面

公益社団法人東京都高圧ガス保安協会〒113-0033 東京都文京区本郷 5-23-13 タムラビル３階
TEL：03-3830-0252 FAX：03-3830-0266
E-mail：ｗebmaster＠tokyo-khk.or.jp

http://www.tokyo-khk.or.jp
58

東高保 会報 2020 6 VOL. 639 号

高圧ガスに関する質問、会報への要望はありませんか
会員各位 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
協会では、会報を購読していただいている皆様から、普段、高圧ガスに関連する事業に従事しておられる中で、高圧ガス保安法令に関する疑問や役所への各種申請や届出の方法、あるいは保安教育やヒヤリハット対策などについての疑問や質問あるいは改善事例等の提案等について、できるだけ情報を共有して参りたいと思います。
いただいた質問等については、会報に毎号掲載している「高圧ガスの相談室」欄への掲載や、このお問合せコーナーに随時掲載して参りたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。
なお、お問い合わせは会報の奥付に掲載の電話、FAX、メールあるいはホームペー
ジのお問い合わせコーナーからお願いします。
公益社団法人東京都高圧ガス保安協会【自由記入欄】

会報に広告を掲載しませんか

広
告
掲
載
要
項

会報サイズ・・・・B5
発行部数・・・・1,5２0 部
掲載場所・・・・目次前頁若しくは奥付次頁■広告料金（モノクロ、カラーとも同一料金です）◆年 10 回掲載・・・・￥１７０,０００円＋消費税◆年６回掲載・・・・￥１００,０００円＋消費税※企業ロゴ、写真、イラスト使用可。ただし、デザイン作成依頼の場合には、別途料金 \50,000 円（＋消費税）をいただきます。
■広告料振込先
三井住友銀行 銀座支店
口座名：公益社団法人東京都高圧ガス保安協会 普通預金 口座番号：1477732○広告データ・版下をお持ちの場合
データは PDF、ワード、エクセル、JPEG であれば掲載可能です。下記メールアド
レスにご送付ください。
※いただいたデータは紙面掲載状のサイズ等の制約から,若干のデータ修正（サイズ変
更、色調等）をする場合があります。
○広告データ作成が必要な場合
広告に掲載したい内容、写真等を下記 FAX またはメールアドレスにご送付ください。広告データを作成します。作成後、内容・デザイン等のご確認は担当者よりご連絡いたします。

お問合せ
公益社団法人 東京都高圧ガス保安協会〒113-0033 文京区本郷 5-23-13 タムラビル 3 階☎03-3830-0252 FAX03-3830-0266
ホームページアドレス http://www.tokyo-khk.or.jp
メールアドレス webmaster@tokyo-khk.or.jp
東高保 会報 2020 6 VOL. 639 号
東高保

会報 2020.6

VOL.639 号

59今、新型コロナ感染症に対する第一線窓口として、各県の保健所、とりわけ都内の保健所は大変
多忙な状況が続いています。感染症に係る相談や病院への手配、検査の判断など保健所職員総出でも人手が足らず、マンパワーの応援が必要となっています。
保健所は地域の公衆衛生を担う機関として戦後、伝染病や食中毒の撲滅、健康増進のため設置されました。現在、東京都が直轄の保健所は多摩地域だけであり、23 区は各区が担っています。多摩地域では過去に最大 16 の保健所が設置され、それを補う形で保健所がない市にも保健相談所が設置されました。その各所には医師及び保健婦及び栄養士などが配置され、かつ食品衛生、環境衛生、
薬事衛生といった許認可業務は保健所が相談所エリアも担いました。この形が出来上がったのは今から 24 年ほど前の平成 8 年だったと思います。
一方、都では医療圏構想が進み、医療圏内で保健所は一か所、そして母子保健と老人保健は市町村に移管し、都の保健所は難病、精神疾患を中心に扱うという計画が進み、平成 9 年度以降、保健所の統合と業務の市町村移管が進みます。保健所数は 16→9→5 か所と集約化され、かつ八王子市、町田市という大規模市は保健所設置市として都から保健所機能を受け継ぎました。現在、都の直営
保健所は島しょ部を除き多摩の市に 5 か所だけになりました。23 区もこれと連動し、保健所の集約化が進み、世田谷区など人口の多い区でも現在一か所になっています。
この背景には、前記の医療圏構想がありますが、さらに深堀すれば、戦後頻発した食中毒や感染症が激減し、保健所が数多く存在する必要性が薄らぎ、ちょうど都の行革の格好のターゲットになったというのが真実です。
しかし平成の時代になり海外との交流が盛んになり感染症では HIV の広がり、大腸菌 O-157、鳥インフルエンザ、MERS.SARS、デング熱といった新たな感染症が流行し、そのたびに保健所は公衆衛生の第一線機関として対応に追われてきました。今回のコロナのような原因が特定できず爆発的流行をもたらすウィルス感染症の流行は予測でき、保健所の数、人員の拡充を行う機会があったように思えます。このことは都立病院にも言え、高水準の専門性の高い医療を担う病院としては、現在の数や機能はあまりにも貧弱です。安全安心というベーシックな基盤を整備することが世界に誇れる大都市といえるのではないでしょうか？
今後コロナが終息しても次の新たな感染症の流行は当然考慮すべきです。危機管理の最大のポイン
トは必要な数と人員を整えられるか、です。これを機に都は区も含め保健所の拡充を検討すべきではないでしょうか？（FM）
広報委員会
委員長
委
員

事務局

三 木
健
荒 井 秀 昭鈴 木 一 央福 永 直 樹藤 原 寿 和

稲野邉大輔
鈴木柾批左
矢 橋 和 己久 保
尚中 澤 光 孝山 中 耕 一柴 田 善 弘橋 本 孝 二中 西薫（ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ）

案内図

会報

VOL.639 （２０２０．６月号）
2020 年 5 月 28 日印刷 年 10 回発行
2020 年 6 月 5 日発行 定価１部 480 円(税込み)（送料79 円）（会報の購読料は，会費に含まれております。
）〒113-0033 東京都文京区本郷 5-23-13 タムラビル 3 階
発行所

東京都高圧ガス保安協会
公益社団法人東
電話 03-3830-0252 FAX 03-3830-0266e-mail webmaster@tokyo-khk.or.jp

編集兼
発行人
印刷所

60

古 川

日本印刷株式会社

東高保 会報 2020 6 VOL. 639 号

東高保

会報 2020.6

誠

VOL.639 号

背幅 3 mm

14404566 会報 表2-3.indd

12020/05/19

16:26:44

背幅 3 mm（昭 和 43 年 6 月 7 日 第 3 種 郵 便 物 認 可）
（会報 VOL. 6 3 9 ）2020 年 6 月 5 日発行（年 10 回発行）

会 報

6

２０２０．

ＶＯＬ．６３９

●おしらせ
重 要な
お知らせ

年会費改定及び2020年（令和2年）度年会費の請求について謹

新型コロナウィルス感染症拡大に伴う講習会の告開催の中止及び延期並びに定員の見直しのお知らせ
行事

会長表彰候補者の推薦依頼について標語の募集について講

習第１回高圧ガス運送指導員等保安講習のご案内●協会事業報告2019 年度高圧ガス輸入検査実績について●保安関連情報１

冷凍設備から回収された冷媒を取り扱うときの注意のお願い●保安関連情報２

2019 年（令和元年）の高圧ガスの事故概要について

公益社団法人 東京都高圧ガス保安協会

http://www.tokyo-khk.or.jp

14404566 会報 表1-4.indd

12020/05/25

9:43:49