JBECK

ジェイベック───躯体掃気シリーズ
COLD ROOF のすすめ

「穏やかな室温と100 年の耐久性を求めて」

「穏jFU室温T100 年Y耐久性s求hS」
─────躯体掃気「コールドルーフ」のご提案
北は北海道から南は沖縄まで、酷暑や台風、降雪などの多様な気象条件にさらされる日本の住宅に、さらなる快適性と省エネ性、耐久性が求められるようになってきました。
「躯体掃気」は、こうした気候の異なる各地のニーズにオールマイティーに応えることのできる優れたシステムとして注目されています。躯体掃気とは、住宅の内壁と外壁の間、小屋裏などに通気層を設けて躯体外部を常に掃気し、建物全体の熱気や躯体掃気とその重要性
例えば東京の一般的住宅の小屋裏は、8月には 70℃を超えることも珍しくありません。
この高熱が 2 階部分の室温上昇の大きな要因になっており、躯体掃気により40℃ま湿気を排出する技術。その性能を限りなく高め、同時に雨や雪の浸入を防ぐ優れたで軽減することが実証されています。

掃気部材が「JBECK 躯体掃気シリーズ」です。風や温度差（パッシブ ）、煙突効果●躯体掃気とは？などの自然エネルギーのみを使うため、建物のライフサイクルにわたり常に機能を発

掃気とは小屋裏や通気層など狭いスペー揮します。高温多湿の夏場には、躯体や小屋裏の温度・湿度を下げて居住空間のスの空気を連続して入れ換えること。
「躯

快適性、健康性を高め、カビや木材腐朽なども同時に解消されて建物の耐久性は大幅にアップ。また、降雪の冬場には小屋裏結露をなくし、融雪による落雪やツララ化を防ぎます。21 世紀は環境の世紀。住む人の快適性と100 年住宅を可能にする躯体掃気──「JBECK 躯体掃気シリーズ」は、省エネ、省資源の面でも環境保全に大きく貢献しています。
●2体掃気」は棟や軒だけでなく、躯体の外部にも通気させることを意味します。空気の入口と出口を明確にし、通気層や軒、棟を一体と考え、建物全体での空気の流れを実証データに基づいてデザインすることで、はじめて効果が得られます。

── JBECKZFPQVLeM。

COLDROOFのすすめ躯体掃気をしないと結露が起きやすい
断熱材

防湿材

透湿防水シート
サイディング

水蒸気（屋外側）結露（屋内側）●躯体掃気の必要性

は掃気効果が大きく、その性能がポイントにより、小屋裏の結露防止はもちろん、躯となります。

体 の乾 燥で 建 物自体 の耐 久性が増し●温度差による掃気

100 年住宅 も視野に入ります。

小屋裏・通気層内外の温度差圧力も掃気●落雪・つららの危険度軽減

力を生みます。小屋裏空気は暖められて冬場でも小屋裏と外気の温度差が少ない膨張し、圧力が高くなって棟換気口（テッため、結露防止はもちろん、屋根に積もっペン）などから排出。これを補うかたちでた雪が融けず、落雪やつららの危険度が土台水切りなどから外気が吸い上げられ、軽減されます。

下から上へ空気の流れが生じます（煙突●優れた意匠性

躯体掃気は人と建物の健康を守ります。

効果）。この場合も棟換気口が大きな役割同質の役物が使えるため、全体のシルエッ熱気の排出はもちろん、さまざまな要因でを担います。

トを乱さず、すっきりと仕上がります。

外部に排出し、乾燥させて木材の腐朽や快適性、健康性が保証されます。また、夏場の逆転結露防止にも有効です。

躯体掃気のメカニズム

開口部を大きくとっても雨・雪が入らないた

（＋）

H3T

H3T

h2

め、小屋裏内外の温度差を 5℃まで近づ

小屋裏圧力Ha

さらに、壁体内結露の防止によって住宅の耐久性が向上するだけでなく、居住環境の●小屋裏内外の温度差 5℃も可能

棟換気口

PT

カビの繁殖を防止。万が一雨水が通気層に浸入しても、早期に湿気を排出します。

「躯体掃気シリーズ」の機能

温度差による掃気

H1T

中性帯

h1
（−）

H2T

PT

妻側外壁通気層 H2T

軒天換気口
圧力 H1Tけることも可能です。
テッペンの効果

外壁通気層
入口圧力
H2T

小屋裏温度（躯体掃気無し）
小屋裏温度（躯体掃気有り）
外気温度

9080

躯体掃気には換気扇などによる掃気は、換気量が足りず「JBECK 躯体掃気シリーズ」に非効率。
「JBECK 躯体掃気シリーズ」が理想的な躯体掃気の実現には、棟換気口利用する 風圧 と 温度差 は大きな力や軒天換気口、土台水切りなどのガラリにを発揮し、電気代ゼロという優れものです。

使用するジェイベックの掃気部材の使用を●風による掃気おすすめします。躯体掃気でいちばんのネ温度（oC）

浸入する躯体内の水分・湿気を速やかに

70
60504030208/1

2345678910●機械換気システム・換気扇で排熱する

微風程度でも建物の風上側に正圧（押しックが、雨水の浸入。換気口の面積を大きよりも効果的つける力）、風下側に負圧（引っ張る力）がくすれば掃気効率は上がりますが、雨や自然のエネルギー（パッシブ）による掃気は、起こり、強い風圧力が発生。これにより、雪の浸入は避けられません。この相矛盾換気扇などに比べて 10℃以上温度を下げ外気は風上側の土台水切り、軒天換気口する課題を一挙に解決したのが「躯体掃ることが実証されています。などから屋内に入り、風下側の棟換気口（テ気シリーズ」。躯体の換気量を確保しなが●雨・雪の浸入をシャットアウトッペン）、軒天換気口、土台水切りから出てら、雨水・吹雪などの躯体内への浸入をシ

特に棟換気口からの雨漏りなどは重大ないく大きな流れとなります。特に棟換気口ャットアウトし、さらに施工性や耐久性にも事態となりますが、「JBECK 躯体掃気シリ優れています。

ーズ」は抜群の耐雨・耐雪性があるため、「躯体掃気シリーズ」のメリット開口部を大きくとれます。

●快適な居住空間を創出●実証に裏付けられた性能

躯体外部や小屋裏の温度・湿度を下げる「JBECK 躯体掃気シリーズ」は流体工学

ことにより、居住空間の快適性・健康性を（坂本弘志・工学博士 / 北見工業大学名向上。断熱材の負荷を軽減し、クーラーの誉教授）の検証のもと開発され、棟換気に効きも良くなります。

おいて国内で唯一、雨の浸入限界と風・●住宅の耐久性を向上

温度差による掃気量を明示しています。

風力による掃気

棟換気口

棟換気口入口圧力 H3W
風向
軒天換気口
入口圧力
H1W

外壁通気層
入口圧力
H2W

棟換気口出口圧力 H4W

小屋裏圧力
Ha

反対妻側外壁通気層
出口圧力 H7W
妻側外壁通気層
出口圧力 H8W

軒天換気口
出口圧力H5W
外壁通気層
出口圧力H6W

躯体外部や小屋裏の湿気を排除すること
3●

棟掃気LnuH

関東・西日本の切妻屋根などに

棟掃気ガラリ「Newテッペン/NewテッペンWideType 」

New テッペン

温暖地向け®

熱気と湿気を排出する圧倒的な掃気量により小屋裏の温度を外気温に近づけ、除湿効果
で躯体の木材は常時乾燥するため、カビの発生や腐朽が抑えられます。また、雨や雪の吹き込みを3 つのブロック層（下図参照）で防ぐので、特に雨風の強い本州以西には有効です。
特長 ●他社の追随を許さない 2 〜10 倍の掃気量 ●雨の浸入限界は市販品の 2 倍以上（ 50m/sec ）●片幅 150mm の幅広「ワイドタイプ」も別途用意 ●急勾配屋根にも設置可
能 ●市販の棟包が使用可能
施工例

Newテッペンワイドタイプ（5.5 〜10 寸勾配用）●寸法（厚×幅（片面）×長）…
24×220（110）×1820mm
24×300（150）×1820mm（ワイドタイプ ）●有効換気面積…524cm / 本、288cm /m
22●住宅金融支援機構基準対応天井面積…

野地板3〜4cm開ける

83m / 本2

棟包み金物
（板金工事）

水切り金物（板金工事）New テッペン仕様一覧●品名…Newテッペン（ 3.5 〜 6 寸勾配用）

笠木の上からビス止め

笠木●有効開口面積αA（ cm ）…5.895×Q
2

釘止め
コーキング処理

ルーフィング
板金またはコロニアル

×20.2151●材質…耐候性ポリプロピレン

野地板●入数…5 本入り/1ケース

たるき●定価（税抜）…43,000 円/ケース（8,600 円/ 本）
プラ段ストレートCAB

強い雨風

うず領域

市販の棟包が使用できます。

表面張力

プラ段千鳥円柱

水塊の落下

千鳥の円柱構造東北・北海道の切妻屋根などに

21 世紀の棟掃気ガラリ「テッペン大 / 中 / 小」テッペン大中小

寒冷地向け®

雨・雪の吹き込みは、空気を通し水は通さない繭（まゆ）のように縦横に入り組んだ繊維 3
次元不織布 によって防止。抜群の掃気量を維持しながら粉雪の吹き込みを完全に防ぐため、吹雪の多い東北や北海道に最適です。サイズを 3 種類取り揃え、屋根勾配が大きい場合でも十分な換気開口を得ることができます。
特長 ●市販品の 4 倍を軽く超える段違いの掃気量 ●屋根勾配に対応して大・中・小の使い分けが可能 ●小屋裏内外温度差 5℃を目指すパッシブ 3 次元不織布 ●雨の浸入
限界は市販品の 3 倍以上（ 45m/sec ）●吹雪の浸入をパーフェクトに防止●抜群の作業性（超軽量で切断・釘打も簡単）
施工例
水切り金物
（板金工事）

野地板3〜4cm開ける

笠木

棟包み金物
（板金工事）

テッペン大中小笠木の上からビス止め

板金またはコロニアル

釘止め
コーキング処理
野地板
たるき

仕様一覧
●品名…テッペン小（3.5〜4寸勾配用）、テッペン中（3.5〜 6 寸勾配用）、テッペン大（5.5〜10 寸勾配用）●寸法（厚×幅（片面）×長）…21×180（ 90）×1820mm（テッペン小）21×220（110）×1820mm（テッペン中）、 21×300（150）×1820mm（テッペン大）●有効換気面積…557cm / 本、306cm /m ●住宅金融支援機構基準対応天井面積…89m / 本
22●有効開口面積αA（ cm ）…13.388×Q
220.157×2 ●材質…耐候性ポリプロピレン＋3 次元不織布●入数…5 本入り/1ケース ●定価（税抜）…43,000 円/ケース（ 8,600 円/ 本）●4軒・破風・土台掃気LnuH

COLD
ROOFのすすめ

片流れ屋根に軒・破風・掃気ガラリ「Newアウトイン」

温暖地向け

New アウトイン

片流れ・陸屋根・軒ゼロの換気部材は、通常の軒換気部材より高い防水性能と換気性能が求められます。特に片流れ屋根の水上側は、風の影響を受けやすく雨の浸入が心配です。Newアウトイ

仕様一覧

ンは表面張力による防水効果と空隙による風圧開放・毛細管現象の抑制・チドリブロックによって●品名…Newアウトイン

強風時の雨水吹き込みを抑える巧み 片流れ屋根施工例●寸法（厚×幅（片面）×長）…

な防水機構で成型されています。

18×50（ 40）×1820mm

特長 ●他社の追随を許さない 2 〜●有効換気面積…196cm / 本、108cm /m
210 倍の掃気量 ●雨の浸入をシャット
限 界 は 市 販 品 の 3 倍 以 上〈 45m/sec 〉）● 軒 のないデザインに最 適●有効開口面積αA（ cm ）…4.9645×Q

屋根垂木アウトする独自の防水機構（雨の進入

母屋

通気層胴縁

コーキング

サイディング●水上側にも使えます

0.1597●材質…耐候性ポリプロピレン

アウトイン受材Newアウトイン

22●入数…20 本入り/1ケース●定価（税抜）…48,000 円/ケース（ 2,400 円/ 本）

無落雪屋根（陸屋根）、吹雪の多い地方などに

軒・破風・掃気ガラリ「デハイリ〜」

寒冷地向け

デハイリー

デハイリ〜に採用されている3 次元不織布は、空気を通し水は通さない繭（まゆ）のように縦横に入り組んだ繊維で構成され、雨・雪の吹き込みをパーフェクトに防ぐだけでなく、掃気量もさらに向上して仕様一覧います。吹雪の多い北海道・東北に最適です。 軒天施工例●品名…デハイリー

特長 ●段違いの性能で、市販品の 4 倍を超●寸法（厚×幅×長）…21×45×1820mm

える掃気量 ●雨の浸入限界は市販品の 3 倍●有効換気面積…278cm / 本、153cm /m
2以上（ 45m/sec ）●吹雪の浸入をパーフェク2●有効開口面積αA（ cm ）…13.990×Q
2

トに防止 ●汎用性があり、応用範囲も拡大

0.157●材質…耐候性ポリプロピレン＋3 次元不織布●抜群の作業性（両面のコーキングしろ、超●入数…20 本入り/1ケース

軽量で切断・釘打が簡単）●継ぎ目は水密 デハイリー●定価（税抜）…48,000 円/ケース（ 2,400 円/ 本）

パッキンなどにより抜群の耐久性ベランダ、ケラバにベランダ、ケラバ・軒用掃気ガラリ「アイテーエル」

アイテーエル

通気出口がないベランダ廻り、小屋裏には熱気が溜まります。長期優良住宅構造躯体の劣化対策および耐久性向上は重要な項目です。アイテーエルはシルエットを壊さず効率よい掃気量で熱気を排出し温度を外気に近づけます。また、常に木材は乾燥状態になるので小屋裏結露の発生を抑えられます。中空のブロック層で雨・雪の吹き込みを防ぎ、防水性も非常に高くなっています。施工も非常に簡単です。

施工例

金属笠木 金属笠木
ベランダ
ベランダ
特長 ●中空層防水効果で性能 UP ●雨のブラケット ブラケット

ステンレスビスステンレスビス

浸 入限 界風 速 50m/s（自社 試 験データ）
押え釘
押え釘●長さ910mmで納まりもバッチリ、雨も雪もコーキングコーキング

入りません ●劣化対策等級 3 対応、瑕疵
透湿防水シート
透湿防水シー
ト
担保履行法に最適 ●ベランダ、パラペット、外装材 外装材

ケラバ、軒ゼロ対応

施工例2914 1529
14 15

ケラバ ケラバ29

防水テープ防水テープ
処理
処理

1415

29

屋根材
屋根材
ルーフィングルーフィング
野地板
野地板

通気胴縁 通気胴縁

外装材

15

防水テープ処理
防水テープ処理透湿防水シート
透湿防水シート●有効換気面積…82.8cm / 本、91.0cm /m
2●有効開口面積αA（ cm ）…14.887×Q
2

20.0418●入数…12 本入り/1ケース

外装材

通気胴縁 通気胴縁●寸法（厚×幅（片面）×長）…29×29×910mm●材質…耐候性ポリプロピレン＋ブチルテープ

14外押え釘 外押え釘
通気カプラー
通気カプラー（オプション品）（オプション品）

仕様一覧●品名…アイテーエル

通気カプラー
通気カプラー（オプション品）（オプション品）
60

60

構造用合板構造用合板●定価（税抜）…27,600 円（ 2,300 円/ 本）
オプション 通気カプラー11,500円/ケース（10 個入）1,150円/個5●軒・破風・土台掃気LnuH

準防火地区の片流れ屋根に防火用軒・破風・掃気ガラリ

ファイバー仕様一覧●品名…ファイバー

軒ゼロ、片流れ、無落雪屋根用の防火対応掃気ガ●寸法（厚×幅（片面）×長）…18×48×1820mm

ラリ『ファイバー』は準耐火構造に対応する軒天ガラ●有効換気面積…184.8cm /本、101.5cm /m
22●有効開口面積αA（cm ）…31.899×Q （V≦1.5m3/h）、2リとして防火性能と換気性能を両立し、躯体の耐久0.251

0.178
32.771×Q （Q＞1.5m3/h）

性を高めます。

※V=風速●材質…ガルバリウム鋼板＋3次元不織布＋加熱膨張材

特長 ●国土交通大臣認定を取得 QF045RS- 0091

●カラー…ホワイト、ブラック●住宅性能表示 3 等級対応 ● 45 分準耐火 OK●ジョイントカバー…5枚付属●市販品の 4 倍を超える掃気量 ●吹雪侵入をパー

寸法（厚×幅（片面）×長）18×34×36mm

フェクトに防止●定価（税抜）…ファイバー82,800円/ケース（6本入）オプション ジョイントカバー6,900円/ケース（6枚入）

陸屋根・軒ゼロ・パラペットなどに破風・軒裏用掃気ガラリ「アウトイン35」（小幅用）

アウトイン 35

破風、軒ゼロ、片流れ用掃気ガラリ「アウトイン 35」は Newアウトインより幅の狭い破風に取り付けられる小幅用掃気ガラリです。性能は、Newアウトインと同様ながら、より高い意

仕様一覧

匠性を解決できます。

●品名…アウトイン35

特長 ●長期優良住宅構造躯

施工例●寸法（厚×幅（片面）×長）…

体の劣化対策必需品 ●躯体掃18×35×1820mm

気による壁体内結露防止 ●自●有効換気面積…196cm / 本

然力（風力・温度差）
を生かし●有効開口面積αA（ cm ）…4.9645×Q

たパッシブ掃気 ●出口のない●材質…耐候性ポリプロピレン

通気層・小屋裏換気対策とし●入数…20 本入り/1ケースて ●落雪・つららの危険度軽減●定価（税抜）…48,000 円/ケース（2,400 円/本）

220.1597

虫の侵入防止に

土台掃気防虫ガラリ「虫ガード」

虫ガード

通気工法を利用した躯体掃気は優れたシステムですが、土台通気入口付近は虫などが入りやすく、虫害を防ぎながら掃気力を維持するには虫ガードの使用をおすすめします。伸縮性があり通気層の厚みを選ばないため、厚みが合わなくて困ることもありません。通気水切り金物との比較でも通気性能はまったく変わりません。

施工例

間柱
防風透湿シート
通気胴縁（通気層）
外壁材

特長 ●虫の侵入を完全防止 ●伸縮性なので 10〜 20mm のすべての通気層に対応可能 ●抜群の仕様一覧●品名…虫ガード●寸法（厚×幅×長）…20×35×1820mm●有効換気面積…295cm / 本（最大厚の状態）
2水切り金物●有効開口面積αA（ cm ）…4.9645×Q
20.1597

作業性 ●雨・雪の浸入をシャットアウト ●通気水切●材質…耐候性ポリプロピレン＋ 3 次元不織布

り金物と掃気量に差がない●入数…30 本入り/1ケース●6●定価（税抜）…34,500 円/ケース（1,150 円/ 本）

瓦用棟掃気LnuH

COLD
ROOFのすすめ

全国の瓦屋根に平板・S瓦用掃気ガラリ「瓦テッペン」

瓦テッペン

®

平板・S 瓦対応の棟掃気ガラリ。棟全面に施工可能で、しかも瓦の外側に直接排気する構造により熱気や湿気を確実に排出できます。雨の吹き込みを 3 つのブロック層で防ぎ、風速 55m/sec の暴風雨にも耐える性能と、垂木 455mm あたり10m3/h の換気量を確保できます。また、独自の防水通気機構で、暴風地域でも強力棟（棟金物）を使うことで台仕様一覧

風や地震に負けない頑丈な棟造りが可能です。

●品名…瓦テッペン（ 3 〜 6 寸勾配）

特長 ●瓦のデザインを壊さず他社の 2 〜10 倍の掃気量を確保 ●抜群の作業性 ●強力棟（棟金物）の使用により耐久性、耐風力性アップ ●二重構造により雨・雪の浸入をシャットアウト（雨の浸入限界は市販品の 3 倍以上〈 55m3/sec 〉）
施工例

瓦テッペン：24×170×1820mm
水返しプレート：3×250×1925mm●有効換気面積…524cm / 本、288cm /m
283m /セット2

水返しプレート

強力棟瓦テッペン

エプトシーラー●有効開口面積αA（ cm ）…5.895×Q
2

アスファルトフェルト

モルタル天端金鏝押え0.2151●材質…耐候性ポリプロピレン＋ガルバリウム鋼板

垂木

302

●住宅金融支援機構基準対応天井面積…

棟瓦（丸瓦）

垂木●寸法（厚×幅（片面）×長）…

●入数…3セット入り/1ケース●定価（税抜）…55,500 円/ケース（18,500 円/セット）

通気層
屋根パネル（断熱材）●オプション エンドカバー…2 枚組 /1セット

棟木片側分（税抜）1,400 円/セット

様々な瓦屋根に瓦下取付用棟掃気ガラリ「ルーフドライ」

ルーフドライ

瓦下取付タイプの棟掃気ガラリ。和型、平板、S 型等の瓦屋根住宅に対応できます。自然による換気（掃気）で水蒸気や熱気を効率的に排出する棟掃気ガラリは、雨や雪の吹き込みを2 つのブロック層（下図参照）で防ぐので、降雪地域はもちろん、雨風の強い西日本でも有効です。瓦の種類を選ばず、乾式 ､湿式どちらの施工も可能です。
特長 ●瓦屋根のシルエットを守り圧倒的な掃気量を確保●雨・雪の浸入をシャットアウト（雨の浸入限界は市販品の 3 倍以上）

仕様一覧
●品名…ルーフドライ

施工例●寸法（厚×幅（片面）×長）…

冠瓦

18×150（ 75）×910mm

棟補強芯材（垂木）●有効換気面積…294cm / 本2水返し板金桟瓦

アスファルトルーフィング
野地板垂木●住宅金融支援機構基準対応天井面積…
47m / 本2瓦桟

●有効開口面積αA（ cm ）…4.9645×Q0.1597
2●材質…耐候性ポリプロピレン＋ EPDM発泡ゴム
棟木●入数…5 本入り/ケース●定価（税抜）…40,500円/ケース（8,100円/本）

7●

OY他YJBECK 製品LnuH
換気シリーズ

気密シリーズグリーンファン
オランダ Orcon 社製の第 3 種 24 時間換気システム。
最新の ECモーター搭載で換気量・消費電力・静音・ボーダー
防湿気密シート（熱劣化防止超耐候性シート）で、JIS A-6930 住宅用プラスチック系防湿フィルム適耐久性が一層向上。低圧損チャンバー一体方式の合品。防湿性に優れ、室内で発生した水蒸気の断完璧な風量調整で安心の空気環境を提供します。

熱材浸入を遮断し、建物の耐久性を高めます。

DOMEO 210
高効率の対交流型熱交換素子により顕熱交換効率 92％の熱回収を行う第一種熱交換換気システムです。業務向けの高級機種に多く採用されている「自動バイパス機能」を標準搭載。自動冷房負荷軽減機能（ナイトパージ）により夏の省エネにも効果を発揮します。
「デフロスト機能」も標準搭載し、寒冷地の省エネにも効果的です。

DC エンジェル
排気型 24 時間換気システム。コンパクトに設計された本体は省スペースで設置の自由度が広がります。
高効率で最小13dbと極めて静かなモーターは、まる

レール 120 ／ 500
土台気密パッキン。基礎断熱用として土台と基礎の間に使用し、気密を保持。EPDM ゴム発泡体とJIS A- 6930 住宅用プラスチック系防湿フィルム適合品で製造され、100 年の耐久性をサポート。

気密材セイバーシリーズ
気密コンセントボックス「コンセントセイバー」、パイプ廻りの防水・気密材「パイプセイバー」、開口部廻りの防水・気密、柱・梁の気密材「コーナーセイバー」3 種。
確実な防水気密にはセイバーシリーズがお勧めです。

で天使（エンジェル）の囁きです。
その他

レバーロフトラダー
スウェーデンMidMade 製 LUXロフトラダーにより、小屋裏スペースを最大限に活用可能。簡単・安全に設置でき、跳上げ戸に合わせて折り重ねられ、省スペース性に優れます。

電気パネルヒーター エリカ
スウェーデン生まれの電気オイルパネルヒーター「エリカ」
は、内部に充填されたオイルが電気の力で温められ、輻射的に室内を暖めます。機種タイプ 6 種、電源は100Vと200V 用を選択でき、メンテナンスが簡単です。

サッシュ廻りの窓用気密パッキンで、セパレータ付粘着層タイプ。EPDM 系ゴム製で、発泡基材の復元力によりサッシュと木枠の隙間をシールし、耐候性、施工性にも優れます。

気密テープシリーズ
不織布の毛羽立ち状被着面でも接着性・水密性を発揮する防水気密ブチルテープです（片面・両面）。
ブチルゴム系粘着剤で安定した接着性能、防水・気密性能が得られ、長期接着耐久性も良好です。

「穏やかな室温と 100 年の耐久性を求めて」

http://www.jbeck.co.jp
本社/新潟営業所… …… 〒950-0863 新潟市東区卸新町1丁目2059-5… ………………………TEL.025-250-8900 FAX.025-250-8877
札幌支店……………… 〒007-0801 札幌市東区東苗穂1条2丁目3-9……………………………TEL.011-781-8201 FAX.011-783-6166
秋田（東北）
営業所…… 〒010-1423 秋田市仁井田字大野1………………………………………TEL.018-892-6080  FAX.018-892-6085
東京営業所…………… 〒160-0022 東京都新宿区新宿1-6-8 鈴木ビル…………………………TEL.03-3357-5755 FAX.03-3357-5589
大阪営業所…………… 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町9-12 第11マイダビル605……………TEL.06-6368-2040 FAX.06-6368-2041
九州支店……………… 〒813-0044 福岡市東区千早2丁目31-14………………………………TEL.092-674-3688 FAX.092-674-3687
円山研究棟［往雲館］……〒064-0944 札幌市中央区円山西町10丁目4-5
特約店

2023.04.5000.SAN