軒天井用ベントキャップ ＜チャンバー方式＞
販売店・工事店様用
ＮＣＳＧ（W）−Ａ / Ｂ( 防音型 )ＮＣＳＧ（W）−ＡＤＳＰ / ＢＤＳＰ( 防音型 )《防火ダンパー付》

取扱説明書

防火ダンパー＜特定防火設備該当品＞

このたびは、軒天井用ベントキャップをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この製品は、建物換気システムにおけるダクト端末部（軒天）に装着するもので、給気・排気の整流および外風雨・虫・鳥・異物等の侵入を防ぐためのものです。
また、防火ダンパー付製品は火災が発生したときにダクトを通して他区画や隣接する建物への延焼を防止するためのものです。
取付工事を始める前に必ずこの取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全に取り付けてください。

安全上のご注意●商品ご使用の際は安全上のご注意をよくお読みの上、正しくお使いください。
●ここに示した注意事項は安全上重要です。記載事項を必ずお守りください。
●次にかかげる表示は、他の人への危害や財産への損害を未然に防止するための表示ですので必ずお守りください。

注意この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡
警 告 または重傷を負う可能性が想定される内容を示します

取付注意

本製品は、十分強度のあるところに確実に取り付けてください。
（落下によりケガをする恐れがあります）

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が負傷
注 意 したり、物的損害の発生が想定される内容を示します

取扱注意

本製品に手や足をかけたり、物をぶらさげたりしないでください。
（破損・落下によりケガをする恐れがあります）※物的損害とは、家屋・財産・ペット等に関わる拡大損害をさします

してはいけないこと＜禁止＞を示します

取り付け・お手入れの際は、必ず厚手の手袋を着用してください。
手袋をする （板の切り口や角でケガをすることがあります）

必ずすること＜強制＞を示します

警取扱注意

告

防火ダンパー付製品をガス燃焼設備（給湯器･風呂釜等）に使用しないでください。（誤動作により防火ダンパーが閉じ、燃焼設備の不完全燃焼の原因となります）

取付禁止

取付注意

取扱注意

開口部に指を入れないでください。
（板の切り口や角でケガをすることがあります）
防火ダンパー付製品は、容易にメンテナンスが出来るところに取り付けてください。
（温度ヒューズの点検・交換が出来なくなります）
本製品をガス燃焼設備（給湯器・風呂釜等）に使用しないでください。
（風量不足による不完全燃焼や、塗装等の表面仕上げが剥がれることがあります）

■規格B

LE

φ 197

48

ワイヤー スプリング< 本体（正面）>□付 属 品：ワイヤー（１本）※片側フック付 / 蝶ネジ（２本）※ワッシャー付 / 吊り金具２組□適用パイプ（φＤ）：１００・１５０

調整用カラー□備

網（網付製品）：調整用カラー「上下」可動フェイス< フェイス形状 >< 本体（側面）>

チャンバーボックス

調整用カラーフェイス□ 本体材質ＳＰＣＣ

ＳＵＳ３０４

ＳＵＳ３０４□ 表面仕上げカチオン塗装ポリエステル樹脂焼付塗装（標準オフホワイト）□ 防火ダンパー：ＳＵＳ３０４ １．
５ｔ□ 温度ヒューズ：７２℃＜ＤＳＰ表示＞／１２０℃＜ＤＳＱ表示＞■ お願い

チャンバーボックス

蝶ネジ（２本）18φ266

防火ダンパー・ヒューズ（防火ダンパー付製品のみ）

φD≪本体構造説明図 ≫CA

型式

寸法ＡＢ

考タイプ（可動範囲：30mm)
ＣNCSG
（W）
100A 250 250 190

ＤＥ（可動域）

97260〜290 56

LNCSG
（W）
150A 250 250 190 147 260〜290 65
NCSG（W）
100B 260 300 200

97270〜300 56

NCSG
（W）
150B 260 300 200 147 270〜300 65◇お取り扱いには十分注意し、本体の破損・変形のないようにしてください。
◇本製品はタイルの酸洗いや吹付塗装後に設置してください。また、外壁塗料やその他の化学薬品（酸・シンナー等）がかかる恐れがある場合には確実に養生を行ってください。また、養生テープは強粘着性のものを避け養生後は長期間放置しないようにしてください。
（塗装の剥がれや腐食の発生原因となります）◇本製品の内部に物を入れたり、周囲に障害物などを置かないでください。（換気量が不足する恐れがあります）◇本製品をファンの直近やダクト曲がり部の直後などに取り付けないでください。（偏流や乱流により異音の発生や製品が破損することがあります）◇防虫網付製品は網の清掃ができる所に取り付けてください。網部にホコリなどが付着すると、目詰まりによる換気量の低下や異音発生のほか、錆が発生する場合もありますので定期的に清掃を行ってください。
◇台所などの油煙の多い箇所の排気には防虫網付製品を使用しないでください。（目詰まりにより換気量が低下する恐れがあります）◇本製品は定期的に点検を行ってください。お手入れの際は中性洗剤を浸した布で汚れを拭き取り、洗剤分が残らないように乾いた布でよく拭き取ってください。

≪使用上のご注意≫◆本製品には耐食性の高い素材を使用しておりますが、塩害（重塩害）地域・工場地帯・金属粉の飛散の恐れがある場所（鉄道付近など）・化学薬品を使う場所など地域環境によっては腐食する場合があります。
◆防火ダンパー付製品をご使用の際は、地区により規制を受ける場合がありますので、予め所轄官公庁(特に消防署)にご相談ください。
◆防火ダンパー付製品は、防火ダンパーが作動すると換気が出来なくなります。その場合は、必ず修理技術者に依頼して防火ダンパーの復帰作業を行ってください。
◆防火ダンパー付製品の温度ヒューズは、72℃・120℃ともに専用ヒューズで互換性が無いため,ヒューズの切り替えが出来ません。
ご使用の前に必ずご確認ください。
◆防火ダンパー付製品は半年に1度、作動確認・温度ヒューズの点検を修理技術者に依頼して行ってください。
◆温度ヒューズの交換は約6〜7年を目安に計画してください。

■施工上のご注意◇取付ダクトは、ねじれ・変形のないことを予めご確認ください。
◇本製品を取り付ける前に、必ずダクト内の清掃を行ってください。

■推奨施工方法≪施工外観図≫チャンバーボックスの固定方法

天 井
吊りボルト

アンカー
チャンバーボックス

アンカー

天井

ダクト吊りボルト◎製品を取り付ける前に、製品固定用部材（アンカー・吊りボルト
ナット調整用カラー・ナット・ワッシャー／市販品）を予め準備してください。
本体
アルミテープ＜天井仕上前＞(ボックス)天井ボード
スプリングワッシャー
1.チャンバーボックスを取り付ける前に、天井の図に示した箇所にワイヤー
フェイスアンカー（市販品）を打ち込み、吊りボルト（全ネジ）を取り付けてください。
◆あらかじめ吊り金具 ( 付属品 )を本体に取り付けてください
２.付属品の吊り金具（２組）を本体へ取り付けてください。
アンカー取り付け位置
3.チャンバーボックスを吊りボルトに固定してください。
チャンバーボックス※ボックスの固定方法は図を参照してください
NCSG(W)-B 296

お願い！振動等でナットが緩まないように、ワッシャーはスプリングワッシャーをご使用ください。

4.チャンバーボックスの接続口にダクトを差し込み、接続部分にアルミテープを２回以上巻いて固定してください。
＜天井仕上後＞5.チャンバーボックス立下がり位置にφ200の穴をあけ、調整用カラーを差し込み、付属品の蝶ネジ（2ヶ所）で締め込んでください。（※1）※この時、一方の蝶ネジにフェイス落下防止用ワイヤー（フックが付いていない側）を取り付けてください（※1参照）（注 1 ）
調整用カラーの向きは２方向の選択が可能です。
（フェイス設置後の）風の吹き出し方向に応じてカラーの向きを決めてください。
6.フェイス裏面の固定金具に落下防止用ワイヤー先端のフックを取り付け、スプリング（２ヶ所）を押し縮めながらカラー内側の止め金具に通じて確実に装着してください。

注意
取り付けの際は、フェイスに無理な力を加えないでください（変形による機能低下、破損の原因となります）

吊ボルト

NCSG(W)-A 286＜ダクト挿入後、接続口にアルミテープを2回以上巻いて固定してください＞

天井ボード

調整用カラーの向きは２方向選択できます

スプリング
止め金具

調整用カラー

ワイヤー
フック
固定金具

フック

爪

チャンバーボックス（接続口）にダクトを挿入する

φ２００

ヒューズを交換する前にヒューズの種類（作動温度・形状）を必ずご確認ください

ダボ

NCSG(W)-A

ダクト

吊り金具

蝶ネジ

※ 最初に溶飛したヒューズを取り除いてください。交換の場合は防火ダンパーの羽根部より取り外してください。
1. 防火ダンパー羽根部のフック部分に温度ヒューズの先端を引っ掛け、手前に引いて片方のダンパーを引き起してしてください。
2. 起したダンパーの隙間に手を入れ、閉じている片方のダンパーを引き起してしてください。
3. 温度ヒューズを取り付けてください。

羽根NCSG(W)-B※1）ワイヤーの固定方法
ボックス
蝶ネジ
ワイヤー
ワッシャー

調整用カラー※カラーは天井仕上り後に取り付けてください

温度ヒューズ交換の際はフェイスを取り外してから行ってください。

≪72℃ヒューズ≫

150
125

吊り金具
（12×50 長穴）■温度ヒューズの交換のしかた

お 願い ！

150
125

フェイス

≪フェイスの取付方法≫
スプリング止め金具※スプリングを押し縮めて止め金具に確実に通す

スプリング※フ ッ ク を固定金具に引っ掛ける

フック

スプリング

固定金具

● 製品の保証について≪120℃ヒューズ≫
羽根フック
爪製品の保証期間は、施主引渡し後１年間となります。取扱説明書に従った正常な施工と使用状態で、保証期間中に製品の性能と安全性が維持できなくなる様な不具合が生じた場合に、弊社または代行業者が無償で修理を致します。
保証については日本国内においてのみ有効です。
※離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理については、出張に費用が発生します。

取付参考図
ダボ
爪
≪72℃≫

爪
フック
≪120℃≫

保証期間中でも次の場合は有償修理となります。
・適切な使用、維持管理を行わなかったことによる不具合。
・取扱説明書に基づかない施工、また専門業者以外による移動、修理、分解などに起因する不具合。
・公害・塩害・ガス害（硫化ガス等）や、小動物、昆虫などの侵入による不具合および損傷。
・火災・爆発などの事故、天変地異または破壊行為等による不具合。
・製品の変質・変色・腐食（錆）等。
・設計仕様範囲内の感覚的な現象。
・消耗品（ヒューズ、フィルター等）の消耗に起因する不具合。

7 2 ℃ ：羽根部の凹部（ダボ）にヒューズの爪を合わせはめ込む。 ● 補修用性能部品の最低保有期間
本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後6年です。
120℃：ダンパー羽根部のフックにヒューズの爪を合せもう一方（補修用性能部品とは商品の機能を維持するために必要な部品です）の羽根を挟むようにはめ込む。
（取付方向に注意してください。逆の向きでは取り付けられません。
）■ ア フ タ ー サ ー ビス

商 品に関するお問い 合 わ せ は 、 お 買 い 求 め の 販 売 店 ま た は 当 社 ま で ご 連 絡 く だ さ い

www.unix-coltd.co.jp
・本 社 ・ 工 場
・東 北 営 業 所
・名古屋営業所
・大 阪 営 業 所
・福 岡 営 業 所〒143-8568 東京都大田区城南島2-2-2〒980-0803 仙台市青葉区国分町3-11-9アルファオフィスビル802号〒453-0861 名古屋市中村区岩塚本通2-2〒538-0042 大阪市鶴見区今津中3-8-11〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-5-28博多偕成ビル1012号

Tel 03-3799-1161(代)
Tel 022-721-6292(代)
Tel 052-413-5410(代)
Tel 06-6969-7551(代)
Tel 092-474-2636(代)

Fax 03-3799-2411
Fax 022-721-6293
Fax 052-413-5415
Fax 06-6969-5559
Fax 092-474-8773

No.60201C0702-T8