背幅 3 mm

（昭 和 43 年 6 月 7 日 第 3 種 郵 便 物 認 可）
（会報 VOL. 6 4 7 ）2021 年 4 月 5 日発行（年 10 回発行）

会 報

4

２０２１．

ＶＯＬ．６４７【付録】協会ステッカー●おしらせ
協会ステッカー、ロゴマークが決定！
行事

第57回通常総会のご案内

受付

冷凍空調施設工事事業所認定 新規・更新申請受付のご案内

講

習

2021年度上期

第三種冷凍機械法定資格講習のご案内

第１回 高圧ガス運送指導員等保安講習のご案内
2021年度 講習会開催予定●東京都だより１

高圧ガス容器の盗難について（注意喚起）●東京都だより２

可燃性ガスが原因と思われる爆発事故について（注意喚起）●保安関連情報【速報】令和２年（１月〜１２月）の都内における高圧ガス事故件数●東京都高圧ガス保安協会刊行物
ブックフェア開催のご案内

公益社団法人 東京都高圧ガス保安協会

https://www.tokyo-khk.or.jp

14404926 会報 表1-4.indd

12021/03/30

10:32:55

背幅 3 mm

小型軽量で作業の妨げにならない！
理研計器のポータブルガスモニターシリーズ
MODEL:

04 Series CO O CO O O H S SO New! NO HCN PH NH
2

&

2

2

2

2

2

3

3

豊富なガス種をラインアップ
NO2/HCN/PH3/NH3が新たに追加

連続使用時間 最長9000時間
乾電池＆充電池 選べる2つの電源仕様
搭載仕様もラインアップ※
専用アプリを介して緊急事態を共有可能。
※CO&O₂仕様、CO（H₂干渉低減）仕様のみ。非防爆仕様。
ベルト装着時胸ポケット装着時はBluetooth SIG,Inc.の登録商標であり、理研計器株式会社はライセンスに基づき使用しています。

1 高性能なRセンサシリーズ搭載

広い温度範囲で使用可能な高性能＆耐久性に優れた新型Rセンサ搭載。
また、国内メーカー初のCO&O2センサ搭載で小型2成分検知を実現！

2 センサ保証3年
3 信頼の安全構造

2（O（ガルバニ電池式）
を除く）

本質安全防爆構造
防水防塵構造 GW-3 IP66/68相当、04 Series IP66/67相当

MODEL:GW-3

CO O2 CO&O2 H2S

わずか約45g！

世界最小＆最軽量クラスを実現

腕や胸元への装着に最適（時計ベルト＆クリップ標準付属）

腕装着時

腕装着時

ヘルメットバンド装着時

詳しくは

理研計器

で検索！

https://www.rikenkeiki.co.jp/

14404926 会報 表2-3.indd

12021/03/22

17:08:06

会
2021．4目

報VOL. 647号

次

お し ら せ協会ステッカー・ロゴマークが決定！ ···························································· 2
東京都高圧ガス保安協会刊行物 ブックフェア開催のご案内 ··································· 7
募集

貴社の『企業技術情報PR』を募集します ···································· 9

行事

第57回通常総会のご案内 ··················································· 10

受付

冷凍空調施設工事事業所認定 新規･更新申請受付のご案内 ············ 11

講習

2021年度上期 第三種冷凍機械法定資格講習のご案内 ·················· 12
第1回 高圧ガス運送指導員等保安講習のご案内 ························· 13
2021年度 講習会開催予定 ················································· 15

講習 ・ 検定

令和3年（2021年）度高圧ガス保安協会（ＫＨＫ）講習・検定予定··········· 16

東京都だより１

高圧ガス容器の盗難について（注意喚起） ······················································ 18

東京都だより２

可燃性ガスが原因と思われる爆発事故について（注意喚起） ···································· 19

警視庁だより特殊詐欺被害防止対策のご協力依頼と警視庁公式アプリの紹介について ··················· 20

経産省だよりテイネン工業株式会社製容器への刻印の誤りについて（注意喚起） ···························· 21

保安関連情報【速報】令和２年（１月～１２月）の都内における高圧ガス事故件数······························· 22

行政情報「冷凍保安規則の規制合理化について」及び「水素社会実現に向けた高圧ガス保安の取組状況について」 ·································································· 28

トピックス
アンモニアが“燃料”になる？！（前編）～身近だけど実は知らないアンモニアの利用先 ···················································· 31

保安事 故 事 例 ・アンモニア冷媒漏えい ··························································· 37
ヒヤリハット ・勘違いによる過充てんのおそれ ··············································· 41

高圧ガスの相談室

安全弁の保安検査、定期自主検査の期間及びその検査方法について教えてください。 ··· 42

協会だより委員会等開催報告、協会日誌、お詫びと訂正、新規入会勧誘のお願い ···················· 45
協会からのお知らせ····················································································· 46
東京都高圧ガス保安協会の発行図書 ······························································· 47
お問合せコーナー＆広告掲載のお願い ···························································· 49
デスク雑感································································································· 50
東高保 会報 2021 4 VOL. 647 号

1

＜おしらせ＞

協会ステッカー・ロゴマークが決定！
・当協会の会員である証として車両などに貼付するステッカーと名刺などに表記するロゴマークが決定しました。
・作品を応募いただきました方々には厚く感謝申し上げます。
・会員の皆様には是非ご活用していただきたいと思います。
・今回の会報にステッカーのシール版を一部ずつ同封いたしましたので、ご活用いただくとともに、今後、販売を行っていきますので、ご購入お願いいたします。
・またロゴマークにつきましては、名刺等に表記する場合、当協会にご連絡のほどお願い申し上げます。

○ステッカー
作者(株)ガス研 代表取締役 加藤 隆治氏〔横長２６８㎜ たて長９７㎜〕

作者のコンセプト
・当協会のフルネームを表記し、会員であることを明確にした・背景のブルーは車両に貼付したとき目立つため
高速道路標識でもブルーが基調
・斜め軸はガスボンベの色をイメージ

2

東高保 会報 2021 4 VOL. 647 号

東高保

会報 2021.4

VOL.647 号

○ロゴマーク
作者

鈴木商館(株) 技術本部 生産部 製造課 今野 幸一氏

作者のコンセプト

ガスの気体と柔らかい雰囲気をイメージ【販売】後のページに注文シートがあります。
ステッカー
・価格：1 枚８００円（税込み）
・シール式とマグネット式があります。
（サイズは全て横長２６８㎜ たて長９７㎜です。
）【ご注意いただきたい事項】※ お申込みからお手元に届くまで少し時間がかかる場合があります※ 商標登録については現在進めています。
※ 今後、東京都、警視庁等の行政官庁、関係団体に対しては広く周知を図っていきます。

東高保 会報 2021 4 VOL. 647 号

東高保

会報 2021.4

VOL.647 号

3ステッカー、ロゴマークの作者の方に感謝状とパネルをお渡ししました。
写真掲載【ステッカー】

古川専務より加藤隆治社長に感謝状を手交

感謝状とパネルを手に・加藤社長と会長【ロゴマーク】

古川専務より今野幸一氏に感謝状を手交

感謝状とパネルを手に・今野氏と鈴木慶彦社長【参考】ステッカー、ロゴマーク選定の経過
昨年 9 月から会報等で、作品応募を行い以下の経緯により採用作品を決定しました。
１ 趣旨
当協会の普及を図り、会員であることのステータスの向上を図るため。
応募基準① 当協会をイメージ・象徴するもの② 他団体等の募集に応募していないもの③ 著作権については自己責任とする
著作権については当協会に属する。

4

東高保 会報 2021 4 VOL. 647 号

東高保

会報 2021.4

VOL.647 号

２ 活用目的(1) ステッカー
高圧ガスの運送車両等に貼付し当協会の会員であることを示す。
(2) ロゴマーク
名刺等に表記し、当協会の職員または会員であることを示す

３ 選定のプロセス
会報（9 月号）及び当協会のホームページに掲載・・募集○11 月末で締め切ったところ
・ステッカー 4 名

9点

・ロゴマーク 11 名 31 点の応募がありました。
○12 月
提案のあった作品をまず、協会内部職員 8 名で審査ステッカー3 作品 ロゴマーク 3 作品に絞りました。
↓
専門委員（技術、広報、防災）各委員に「協会のイメージとのマッチング」「わかりやすさ」「形、大きさ」の三つの指標で 10 点満点で採点を依頼○1 月↓

その結果、ステッカーについては 1 つの作品に評価が集中
ロゴマークについては同じ提案者の 2 作品に評価が集中○2 月↓

デザイナー（当協会出入りの印刷会社のデザイナー）に補正を依頼↓
ステッカー・ロゴマークとも補正した複数案が上がってきたので、それを協会職員で評価し、最終的に会長の審査を仰ぎました。
（2 月中旬）
なお、この補正に際しては作成者に内諾を得ました。
3 月 10 日の当協会理事会において最終的な承認を得ました。

東高保 会報 2021 4 VOL. 647 号

東高保

会報 2021.4

VOL.647 号

5公益社団法人東京都高圧ガス保安協会 図書販売係行き

FAX：03-3830-0266
協会ステッカー申込書
定 価
（税込）

ステッカーの種類

800 円
800 円

ステッカー【シール】
ステッカー【マグネット】
お申込者

送

料

合

計

（ﾌﾘｶﾞﾅ）
氏
名
又は
法人名

住

額

枚

円

枚

円

枚

（

〒

金

円
円
）

FAX

電話番号
お
届
け
先

枚 数

−

都・道・府・県

所

氏
名
又は
担当者名

（法人の場合は部署名までご記入願います。お申込者と同じ場合は記載不要です。）「支払い証明書」貼付場所
購⼊⽅法（太線内を記⼊する。
）
１ 上記金額を三井住友銀⾏銀座⽀店（⼝座名：公益社団法⼈東京都⾼圧ガス保安協会、普通
預⾦、⼝座番号：1477732）へ振込み、振込み証明書のコピーを上の貼付場所にのり付けする。
２ 本誌を上記 FAX 番号へファックスする。
（FAX が協会へ着き次第、発送します。
）
３ 振込み手数料及び送料は、申込者負担です。
（送料は１枚の場合、関東内陸地域は 440 円、その他の地域、及び１枚以上のときは事前に
下記までお問合わせください。
）
問合せ先：公益社団法人東京都高圧ガス保安協会〒113-0033 文京区本郷 5-23-13 タムラビル３階Tel 03-3830-0252 Fax 03-3830-0266

6

東高保 会報 2021 4 VOL. 647 号

東高保

会報 2021.4

VOL.647 号

＜おしらせ＞
東京都高圧ガス保安協会刊行物

ブックフェア開催のご案内
当協会では、標記ブックフェアを下記のとおり開催します。
1． 開催期間【春季】2021 年 5 月１日（土）～5 月 31 日（月）【秋季】2021 年 10 月 1 日（金）～10 月 31 日（日）2． 開催及び申込方法
会報、ホームページで申し込みを受け付けます。注文書に記載の上、書籍代と送料（冊数によって異なりますので、事務局までお尋ねください）をあらかじめ指定銀行にお振込みをしていただき、その振込伝票等を添えて FAX もしくはホームページ申込書に添付の上でご送付をお願いします。
3． 対象書籍及び割引価格
書 籍 名

発行年月

定 価*)

割引価格

1,600

1,200

高圧ガス等による事故時の応急措置（改訂 4 版)
第三種冷凍機械責任者試験問題と解説（2020 年版)

2020.4

3,060

2,200

第一種高圧ガス販売主任者試験問題と解説（2020 年版）

2020.4

2,850

2,000

高圧ガスの取扱いかた（改訂三版）

2,240

1,600

東京都高圧ガス施設安全基準(第 2 次改訂抜粋版)

3,060

2,000

200

100

一般高圧ガス製造事業所許可申請マニュアル

1,020

800

高圧ガス移動基準及び解説（平成 17 年 3 月）

2,040

1,500

“数値で学ぶ”高圧ガス保安法令

2,200

1,500

200

100

東京都高圧ガス小規模貯蔵設備設置指針

高圧ガス周知文書（A4 クリアファイル）＊）定価は総額表示です。
４．注文書及び注文先

次頁の注文書にご記入をいただき、合計金額をあらかじめ指定銀行にお振込みをお願いします。
銀行発行の支払明細書、領収書等を貼付欄に貼り付けるか、メール、FAX でお送りください。
＜申込先＞東京都高圧ガス保安協会 担当：藤原、土屋
FAX：03-3830-0266 E-mail：webmaster＠tokyo-khk.or.jp

東高保

会報 2021.4 VOL.637 号

東高保 会報 2021 4 VOL. 647 号

7東京都高圧ガス保安協会刊行物

ブックフェア書籍注文書
書 籍 名

割引価格

高圧ガス等による事故時の応急措置（改訂 4 版)

1,200

第三種冷凍機械責任者試験問題と解説（2020 年版)

2,200

第一種高圧ガス販売主任者試験問題と解説（2020 年版）

2,000

高圧ガスの取扱いかた（改訂三版）

1,600

東京都高圧ガス施設安全基準(第 2 次改訂抜粋版)

2,000

東京都高圧ガス小規模貯蔵設備設置指針

100

一般高圧ガス製造事業所許可申請マニュアル800

高圧ガス移動基準及び解説（平成 17 年 3 月）

1,500

“数値で学ぶ”高圧ガス保安法令

1,500

冊 数

100

高圧ガス周知文書（A4 クリアファイル）
※

送

料

合

計

お申込者

※１冊以上、1 種類以上の送料については、事務局までお尋ねください。
（ﾌﾘｶﾞﾅ） （
氏
名
又は
法人名

〒

届
け

住

）

FAX

電話番号
お

金 額

−

都・道・府・県所

先「支払い証明書」貼付場所
１ 上記金額を三井住友銀⾏銀座⽀店（⼝座名：公益社団法⼈東京都⾼圧ガス保安協会、普通預⾦、⼝座番号：1477732）へ振込み、振込み証明書のコピーを上の貼付場所にのり付けする。
２ 本誌を上記 FAX 番号へファックスする。
（FAX が協会へ着き次第、発送します。
）
３ 振込み手数料及び送料は、申込者負担です。
問合せ先：公益社団法人東京都高圧ガス保安協会〒113-0033 文京区本郷 5-23-13 タムラビル３階Tel 03-3830-0252 Fax 03-3830-0266

FAX：03-3830-0266
8

東高保

会報 2021.4 VOL.637 号

東高保 会報 2021 4 VOL. 647 号

募 集
公益社団法人 東京都高圧ガス保安協会
貴社の『企業技術情報ＰＲ』を募集します
公益社団法人 東京都高圧ガス保安協会
１．新企画名称
企業技術情報ＰＲ
２．趣旨
昨年の会報 11 月号で、新企画として『企業技術情報 PR』の募集を開始しました。保安・安全や環境に配慮した冷凍技術、溶接技術、ガス検知等、
また、水素など高圧ガスに関する新技術や最先端あるいは多くの会員に知っていただきたい技術と商品名まで含め、企業がＰＲを行うためのコーナーを設けました。
３．原稿掲載料
会報の 1 頁当たり３，０００円をいただきます。
４．募集期間
随時募集を予定しており、応募があり次第、内容について審査の上、逐次会報に掲載をします。
すでに第 1 回目は、本会報の 3 月号に掲載してますように、株式会社鈴木商館様から極低温事業に関する基礎知識と商品のご紹介を投稿していただきました。
５．申し込み方法等
掲載のお申し込みや原稿執筆要領、掲載号など詳細については、下記にお問い合わせください。
＜申込・問合せ先＞
公益社団法人 東京都高圧ガス保安協会
会報編集担当事務局：藤原（総務部）

TEL：03(3830)0252
FAX：03(3830)0266
E-mail：fujiwara@tokyo-khk.or.jp

東高保 会報会報 2021.4
2021 4 VOL.
647 号 号
東高保
VOL6479

＜おしらせ＞
行 事

第 57 回通常総会のご案内
第 57 回通常総会を下記により開催いたします。なお、感染防止の観点から、出席者を原則会員様から委任された「代理人」のみとさせていただく予定です。御理解の程、宜しくお願いいたします。
記
日 時

2021 年 5 月 26 日（水） 15 時 30 分から 17 時（予定）

場 所

東京ガーデンパレス 2 階「高千穂 A」
東京都文京区湯島１－７－５

次 第

第 1 号議案
第 2 号議案
第 3 号議案
第 4 号議案☎03-3813-6211 (代表)2020 年度事業報告の承認を求める件
2020 年度収支決算の承認を求める件
任期満了に伴う役員改選の件
2021 年度事業計画及び収支予算の報告の件※ 各議案に係る総会参考書類は、5 月号「会報」及び 5 月以降当会ホームページ
HP（http://www.tokyo-khk.or.jp）に掲載いたします。

10

東高保 会報 2021 4 VOL. 647 号

東高保

会報 2021.4

VOL.647 号

＜おしらせ＞
受 付

冷凍空調施設工事事業所認定
新 規 ･更 新 申 請 受 付 の ご 案 内
当協会では、標記受付を下記のとおり行います。なお、申請対象事業所は、次のとおりです。
➀ 新 規 申 請 ：「冷凍空調工事保安管理者」資格取得者のいる事業所➁ 更 新 申 請 ：平成 30 年 7 月 1 日付けで認定を受けた事業所 (3 年毎に更新が必要です。)
記
１．申込方法➀ 新 規 申 請 ：当協会の担当者までお問い合わせください。
TEL：03(3830)0252 冷凍担当
➁ 更 新 申 請 ：事前に申込関係書類をお送りしますので、更新手数料を下記口座に振込のうえ、振込証明書をコピーし、申込関係書類に添えて郵送でお送りください。
【振込先】 口 座 名 ： （公益社団法人）東京都高圧ガス保安協会
銀 行 名 ： 三井住友銀行 銀座支店
口座番号 ： （普通） １４７７７３２
２．送付先〒113-0033
東京都文京区本郷 5-23-13 タムラビル 3 階
公益社団法人東京都高圧ガス保安協会
３．受付期間2021 年 4 月 5 日（月） ～ 2021 年 4 月 30 日（金） 必着
認定されると得られる事業所認定証と管理者証（実際のサイズではありません。
）

東高保 会報会報 2021
4 VOL.
647 号
東高保
2021.4
VOL.647
号

11

講 習

2021 年（令和 3 年）度上期
第三種冷凍機械法定資格講習のご案内

下

標記講習を高圧ガス保安協会（以下「KHK」という。
）からの委託を受けて実施します。
① 講習の申込みは、KHK のホームページ(hhttp://www.khk.or.jp/)または郵便振替(専用振替用紙)にて行ってください。

れ１【 講 習 会 内 容 】
講

習

期

定
講
イ
受

習
ン

郵
受

タ
付

会
ー

便
付

ネ
期

ッ

振
期

間

2021 年 6 月 7 日（月）～6 月 9 日（水）

員

140 名

場

全国家電会館
文京区湯島 3-6-1

ト間

2021 年 5 月 6 日（木）～5 月 16 日（日）替間

2021 年 5 月 6 日（木）～5 月 14 日（金）インターネット受付での受講料

16,400 円

郵便振替受付での受講料

16,900 円

KHK 受 付 受 講 票 発 送 日

2021 年 5 月 26 日（水）検日

2021 年 7 月 4 日（日）場

全国家電会館
文京区湯島 3-6-1

日

2021 年 7 月 5 日（月）合 格 者 番 号 公 表 日

2021 年 8 月 3 日（火）合2021 年 8 月 3 日（火）

定

検
正

定
解

格

会

答

通

発

知

発

表

送

日

注 ①受講料は、検定試験料を含みますが、テキスト代は含みません。
②テキストは、 (公社)日本冷凍空調学会（Tel：03-5623-3223）にお問い合せください。
受講者情報の取扱いについて◇ KHK は、講習申込の際に氏名、生年月日、住所等の個人情報を収集します。これらの情報はこの講習の受付・採点・合否通知のために使用するほか、高圧ガスに 関する資格、法定義務講習及び保安教育に関連した書籍等についての情報提供にも使用することがあります。
◇ KHK は、上記の活動を行うため個人情報を適切に管理していると認められる外部の業者に収集した個人情報の取扱いを委託することがあります。この場合、委託先では KHK の適切な監督の下に委託業務を実施するために個人情報を使用します。
◇ KHK は、収集した個人情報を次のように使用することはありません。 ・申込者の個人情報を外部に意図的に公開・提供すること。 ・外部からの個入情報の公開・提供の依頼に対して本人の同意を得ずに提供すること。 ただし、法令により開示しなければならない場合を除きます。

12

東高保 会報 2021 4 VOL. 647 号

東高保

会報.2021.4

VOL.647 号

２３４

【お知らせ】新型コロナウィルス感染症の収束がみえない状況が続いておりますが、当協会と致しましては感染対策を施して講習を実施致します。なお、会場にお越し頂けない皆様に対しては、Zoom ウェビナーで同時配
信のオンライン講習を実施いたします。

講 習

第 1 回 高圧ガス運送指導員等保安講習のご案内

高圧ガス保安法第 27 条（従業員に保安教育を施す義務）による保安教育の一環として、標記講習を
下記のとおり実施いたします。
なお、申込期間内でも定員に達したときは締め切らせていただきます。
また、本講習受講証は、2018 年 4 月より神奈川県を通行する際に必要な講習終了証と同等とみなされていますので、受講をおすすめいたします。
記
１．日
日時及び場所
2021 年 6 月 2 日（水) 全国家電会館 5 階講堂〒113-0034 文京区湯島 3-6-1※受付：13 時
講習：13 時 20 分～15 時 30 分
２．行
行政からのお知らせ「最近の高圧ガス保安行政の動向等について」13 時 20 分～13 時 50 分
東京都環境局 環境改善部 環境保安課「高圧ガスの移動について」13 時 50 分～14 時 20 分 警視庁生活安全部
３．講
講習内容 「移動時の保安と事故事例」
14 時 30 分～15 時 30 分
大陽日酸株式会社
４．受講料及び受講申込方法
当協会の 会員 5,090 円 非会員 8,150 円 ※受講料には、テキスト代及び受 講 料
消費税が含まれております。 オンライン講習も同額とさせて頂きます。

申 込 方 法申 込 期 限
定
申

員
込

先

次頁に掲載の申込書に必要事項をご記入し受講料をお支払のうえお申し込み頂くか、ホー
ムページからお申し込み下さい。受講料は、銀行振込でお願いします。振込詳細は、申込書をご参照ください。なお、メールでお申し込みの場合は、必ず会場希望かオンライン希望の※オンラインで受講希望の方は、 必ずホームページからメー
どちらかを明記して下さい。※
ルでお申込みください。FAX でのお申込みは受付けません。

2021 年 5 月 26 日（水）会 場 で の 定 員 70 名
〒113－0033
東京都文京区本郷 5-23-13
タムラビル 3 階
公益社団法人 東京都高圧ガス保安協会 電話 03-3830-0252 FAX 03-3830-0266

講習会会場案内図
全国家電会館〒113-0034 文京区湯島 3-6-1
電話 03(3832)4291＜交通機関＞
東京メトロ 千代田線
「湯島」駅下車 5 番出口 徒歩 5 分
東京メトロ 銀座線
「末広町」駅下車 徒歩 6 分※駐車場はありません。
車での来場は、ご遠慮ください。

東高保会報
会報2021.42021 4 VOL.
647 号 号
東高保
VOL.647

13

宛先
ＦＡＸ

公益社団法人東京都高圧ガス保安協会
0 3 - 3 8 3 0 - 0 2 6 6

会

場

受

講

・受
受講料をお支払いのうえ、お申込みください。
・受講料確認後、「受講票」を送信しますので、
ＦＡＸ番号は必ずご記入ください。
・楷書で正確にご記入ください。

申

込

書

2021 年

月

日

受講
番号

第 1 回 高圧ガス運送指導員等保安講習 （ 6 月 2 日開催 ）※【ご注意】オンラインでの受講お申し込みには、この用紙を使用しないで下さい。オンラインご利用の皆様は、必ずホームページよりお申し込み下さい。

講習の種類（フリガナ）

受講者証の有無 （記入必須）

受 講 者 氏 名

☐有(№

)☐無

事 業 所 名部 ・ 課 ・ 係
事

業

所

所

在

地

会員・非会員の別

【

申

込

方

(〒

-

)

電話

(

連絡用 E ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

☐会員(№
法

)

FAX

(

)

＠

) ☐非会員】申 込方法

銀 行 振 込 先

振振込込証証明明書書類類貼貼付付欄欄①本頁をコピーする。
②太線内の必要事項を記入する。
③受講料を右欄の銀行に振り込む。

三井住友銀行銀座支店
普通預金
口座番号：1477732＊受講票送付後は、受講料は返金できません。
口 座 名：公益社団法人
ご注意ください。
東京 都高圧ガス保 安協 会
④振込明細書等の「振込証明書類」のコピ＊振込手数料は、受講者負担でおーを左欄貼付欄に貼付する。
願いします。
⑤本申込書を上記宛先に FAX する。

問い合わせ先公益社団法人東京都高圧ガス保安協会〒113-0033
文京区本郷5－23－13
タムラビル3 階
電 話 03-3830-0252
Ｆ ＡＸ 03-3830-0266

この申込みで収集しました個人情報は、この講習の受付確認等の保安講習に関連した情報提供に使用します。

14

東高保会報
会報2021.42021 4 VOL.
647 号 号
東高保
VOL.647

講習2021 年度講習会開催予定
講習日程
2 日(水)

6月

9月
10 月

11 月
12 月
2022 年
2月
3月

講

習

の

種

類

第 1 回高圧ガス運送指導員等保安講習

7 日(月)～ 第三種冷凍機械講習（2021 年度上期）
9 日(水) 検定日：7 月 4 日（日）28 日(月) 高圧ガス販売事業者保安講習

定員（注 2）
(名)

講習会場＊

70

全国家電会館

140

全国家電会館

70

全国家電会館22 日(水)冷凍・空調事業所保安講習会

150

全国家電会館

30 日(木)
未 定

150
480

全国家電会館

36

全国家電会館12 日(金)15 日(月)3 日(金)

第 2 回高圧ガス運送指導員等保安講習
高圧ガス消費者保安講習（東京都・溶材協同組合と共催）
国家試験対策講習（第三種冷凍機械 法令の講
習）
冷凍空調工事保安管理者講習（基礎講習、付加講習 ）保安講習「安全な高圧ガスの知識」（仮題）
冷凍空調工事保安管理者講習（保安確認講習、検定試験）

48
70
75

東京セミナー学院
全国家電会館2 日(水)

第 1 回高圧ガス製造者・貯蔵所所有者保安講習

150

全国家電会館

140

全国家電会館

16 日(土)

7 日(月)～ 第三種冷凍機械講習（2021 年度下期）
9 日(水) 検定日：2 月 27 日（日）未定

東京セミナー学院

4 日(金)

第 2 回高圧ガス製造者・貯蔵所所有者保安講習

150

全国家電会館

未定

冷凍・空調事業所保安講習会

350

タワーホール船堀（注 1）ゴシック体の講習は、「高圧ガス製造保安責任者試験」に係る資格講習です。
（注 2）各講習とも定員になり次第締め切りますので、お早めにお申し込みください。
（注 3）講習によっては、オンライン講習の併用又は定員及び会場が変更になる可能性がありますので、東京都高圧ガス保安協会までご確認ください。

東高保 会報会報2021.42021 4 VOL.647
VOL. 647
東高保
号号

15

講 習・検定

令和 3 年（2021 年）度 高圧ガス保安協会（ＫＨＫ）講習・検定予定

16

東高保 会報会報2021.42021 4 VOL.647
VOL. 647
東高保
号号

東高保 会報
会報2021.42021 4 VOL.647
VOL. 647
東高保
号号

17

東京都だより１

高圧ガス容器の盗難について（注意喚起）
東京都環境局 環境改善部 環境保安課
標記 のこと につ いて、 東京 都から 通知 があり まし たので 、以 下に掲 示し ます。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
事務連絡
令和 3 年 3 月 3 日
公益社団法人東京都高圧ガス保安協会 様
東京都環境局
環境改善部環境保安課長
高圧ガス容器の盗難について（注意喚起）
日頃から、東京都の高圧ガス保安行政に御協力をいただき誠にありがとうございます。
さて、都内における高圧ガス容器の喪失・盗難事故の発生件数は、例年、2～3 件程度で推移
していますが、令和 3 年においては既に 4 件発生しています。うち 2 件は、混合ガス（二酸化炭素等）容器、酸素及びアセチレン容器の喪失・盗難で、いずれも、消費者の下で使用されていた容器が消費者とともに所在不明となり回収不能となったものです。また、うち 2 件はＬＰ
ガス容器の盗難ですが、隣接 3 県においても、ＬＰガス容器の盗難が令和 2 年は 23 件（埼玉県 13 件、千葉県 5 件、神奈川県 5 件）
、令和 3 年は既に 4 件（埼玉県 3 件、千葉県 1 件）発生
しております。
つきましては、貴協会傘下の販売事業者に対し、都内及び隣接県において高圧ガス容器の盗難が多発していることについて周知し、その所有する容器の盗難防止対策を徹底していただきますよう注意喚起いたします。
もし容器の盗難事故が発生した場合には、最寄りの警察署に通報するとともに、都に対し、速やかに御報告をいただきますよう、あわせてお願い申し上げます。
なお、東京都区部での発生の場合は環境改善部環境保安課宛て、多摩地域での発生の場合は多摩環境事務所管理課宛て、御報告願います。
＜担 当＞
東京都環境局環境改善部環境保安課防災担当
電話：０３－５３８８－３４５２（直通）東京都環境局多摩環境事務所管理課ガス冷凍担当
電話：０４２－５２５－４７７２（直通）

東高保

18

会報 2021.4

VOL.647 号

東高保 会報 2021 4 VOL. 647 号

東京都だより２

可燃性ガスが原因と思われる爆発事故について（注意喚起）
東京都環境局 環境改善部 環境保安課
標記 のこと につ いて、 東京 都から 通知 があり まし たので 、以 下に掲 示し ます。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
事務連絡
令和3年3月29日
公益社団法人東京都高圧ガス保安協会様
東京都環境局
環境改善部環境保安課長
可燃性ガスが原因と思われる爆発事故について（注意喚起）
日頃から、東京都の高圧ガス保安行政に御協力をいただき誠にありがとうございます。
さて、令和3年3月25日、東京都大田区久が原の機械器具製造業者の建物1階作業場において爆発が起き、1名が死亡、1名が負傷する事故が発生しました。
爆発の原因については調査中ですが、可燃性ガスを用いた作業を行っていたところ、何らかの原因により爆発が発生したものと思われます。
水素、メタン、プロパン等の可燃性ガスは、酸素等の支燃性ガスと反応して燃焼する性質を持ち、一定の条件下で引火すると爆発し大きな事故の原因となる恐れがあります。
つきましては、貴協会傘下の販売事業者におかれましては、販売先の管理はもちろんのこと、高圧ガスを最終的に使用する消費者の情報把握にも努めていただき、災害発生防止に関する必要事項の消費者への周知を徹底していただくよう、お願いいたします。
また、高圧ガスの事故が発生した場合、高圧ガス保安法の届出等の有無に関わらず、同法に定められた都道府県等への事故報告が必要となります。都内において事故が発生した際は被害の有無に関わらず、都へ速やかに報告が必要であることを周知していただくとともに、事故当事者に関する情報の提供をしていただきますよう、あわせてお願い申し上げます。
なお、東京都区部での発生の場合は環境改善部環境保安課宛て、多摩地域での発生の場合は多摩環境事務所管理課宛て、御報告願います。
＜担 当＞
東京都環境局環境改善部環境保安課防災担当
電話：０３－５３８８－３４５２（直通）東京都環境局多摩環境事務所管理課ガス冷凍担当
電話：０４２－５２５－４７７２（直通）東高保

会報 2021.4

VOL.647 号

東高保 会報 2021 4 VOL. 647 号

19警視庁だより
特殊詐欺被害防止対策のご協力依頼と警視庁公式アプリの紹介について警視庁 生活安全部 生活環境課〇 昨年の都内における特殊詐欺は、被害認知件数 2,896 件、被害額約 63 億 4 千万円で、依然として多くの方が被害に遭われています。
〇 事前に電話で資産状況を聞き出して強盗に入る「アポ電強盗」が発生するなど、皆様の平穏な生活が直接脅かされている状況でもあります。
〇 警視庁では、特殊詐欺を特に抑止すべき重点犯罪に指定し、検挙対策を推進するとともに、都民や民間企業の方々のご協力をいただき、昨年は 1,529 件の被害を未然に防止しております。
〇 本年に入り、コロナ禍における社会情勢の変化に乗じた新たな手口の特殊詐欺が出現し、被害の増加も懸念されるところです。
〇 つきましては、職員及びご家族・ご親戚の方々が特殊詐欺被害に遭われないために、警視庁公式防犯アプリ「DigiPolice」（デジポリス）やメールけいしちょうを活用いただき、特殊詐欺被害防止に必要な情報を入手して、自宅の電話を常に留守番設定にしていただくなどの「犯人からの電話に出ない」対策などを講じていただくようお願い申し上げます。
（参考） 別添の PDF ファイルのとおり「DigiPolice」は、特殊詐欺被害防止に必要な情報はもちろん、子供や女性の安全対策に関する情報や、メールけいしちょうで配信された事件情報が確認できるほか、防犯ブザーや痴漢撃退ブザーの機能等も有しており、非常に便利なアプ
リです。

20

東高保 会報 2021 4 VOL. 647 号

経産省だよりテイネン工業株式会社製容器への刻印の誤りについて（注意喚起）
2021 年 2 月 10 日
経済産業省
高圧ガス保安協会から、高圧ガス保安法に基づく容器検査に合格した容器への刻印に関して、誤った刻印がされていることが公表されていますので、注意喚起の観点から周知いたしま
す。
＜事案の概要（一部、高圧ガス保安協会発表資料から引用）＞○1997 年 12 月に高圧ガス保安協会による容器検査に合格し、高圧ガス保安協会による刻印がなされたテイネン工業株式会社製のアルミ製一般継目なし容器（※）について、下表のとおり耐圧試験圧力及び最高充塡圧力の刻印に誤りが見つかりました。
○対象容器について同様の誤りが発見された場合、速やかに高圧ガス保安協会にご連絡ください。
（※）対象容器①容器製造業者：テイネン工業(株)②容器の種類 ：一般継目なし容器③容器材料：アルミニウム合金④内容積：公称 1.4L（刻印：V 1.5）
⑤容器検査合格年月： 1997 年 4 月～1999 年 12 月（刻印：4.97～12.99）⑥容器の記号番号：ST14－10128 ～ ST14－12127◯高圧ガス保安協会ＨＰ：
https://www.khk.or.jp/public_information/heads_up/cylinder_stamping.html
お問合せ先・対象容器を発見された場合のご連絡について
高圧ガス保安協会 機器検査事業部 容器検査課
https://www.khk.or.jp/inquiry/insp2021.html
TEL:03-3436-6104 Mail:gasmei@khk.or.jp
・その他、容器に関する全般的なお問い合わせ等について
産業保安グループ 高圧ガス保安室（※「容器関係」を選択ください。
）
https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/sangyouhoan-kouatsu/koatsu_toiawase

棟高保号号
東高保 会報会報2021.42021 4 VOL.647
VOL. 64721保安関連情報【速報】令和２年（１月～１２月）の都内における高圧ガス事故件数

令和2年（1月～12月）の都内における高圧ガスの事故件数（高圧ガス保安法及び液石法＊を含む。）を以下に示します。
(＊)「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」の略※ 平成31年（令和元年）の数値は確定値、令和2年の数値は速報値

〔ガス別〕
平成31年
（令和元年）

令和２年

フロン

31

23

ＬＰガス

19

18

水素ガス

0

3

空気

0

1

ハロン

0

1

二酸化炭素

0

1

酸素

1

0

ＣＮＧ

2

0

上記以外のガス

2

0

55

47

平成31年
（令和元年）

令和２年

噴出・漏えい

44

39

引張（注）

3

3

爆発

1

2

喪失・盗難

3

1

破裂・破損

2

0

火災

2

0

・ 昨年に引き続き、作業ミスにより発生した事故が多い。

その他

02（容器転落）・ 負傷、死亡事故なし

計

55

47

ガス種別

計

＜令和２年の傾向＞
・ 全体の事故件数の大半がフロンの漏えい事故
・ 水素、空気、ハロン、二酸化炭素でも事故が発生

〔現象別〕
現

象

＜令和２年の傾向＞
・ 走行中運搬車両からＬＰガス容器が転落する事故が立て続けに２件発生・ リコール製品によるＬＰガス
漏えい事故が発生（注）「引張」とは、ＣＮＧ又はＬＰＧスタンド等における車両の誤発進による充塡ホースの引張
り事故のこと。

22

東高保
2021 4 VOL.
647 号
東高保 会報会報2021.4
VOL.647号

の＜事故の概要＞
〇

水素

１件目
発生日時

令和２年８月２８日（金）

発生場所

港区高輪

事故の状況

・ 水素ステーションにおいて、燃料電池（ＦＣ）バスに水素充塡していたところ、途中で充塡中断した。
・ その後、高圧蓄圧器の復圧中に、重故障警報が発報し、水素圧縮機が非常停止したので、検知器で確認したところ、水素圧縮機４段吐出配
管取り出し部の袋ナットから水素漏えいを確認した。

被害等

・ 水素ガス漏えい

２件目
発生日時

令和２年８月３１日（月）

発生場所

江東区新砂

事故の状況

・ 充塡作業中にガス漏えい検知器が発報、ただちに充塡を中止し、点検作業を実施した結果、充塡ホースにできたピンホールからの漏えいが判明。
・ 当該充塡ホースの使用状況は、使用期間２カ月、充塡回数528回。
・ ディスペンサ―及び充塡ホースメーカーに原因調査を依頼中。

被害等

・ 水素ガス漏えい

素

３件目
発生日時

令和２年９月１０日（木）

発生場所

品川区八潮

事故の状況

・ ＦＣバスへ充塡作業中に、中間蓄圧器の残圧が少なくなったため、低圧圧縮機Ａ号機を起動し、複圧していたところ、低圧圧縮機A号機室のガス漏えい検知器が発報、圧縮機、充塡ともに非常停止したため、ただちに充塡作業を中止し、車両をスタンド外へ誘導。
・ 営業を停止し、圧縮機吐出側の手動弁を開けて、ベントを行った後、点検作業を実施した結果、圧縮機４段吐出ラインのスピルバック弁との分岐部ティーズ一次側リークポートからの漏えいと判明。
・ ティーズねじ込み部を外し、確認したところ、Ｏ（オー）リングが破損していた。

被害等

・ 水素ガス漏えい

東高保
2021 4 VOL.
647 号
東高保 会報会報2021.4
VOL.647号

23

〇

空気
発生日時

令和元年１２月１３日（金）（令和２年４月１３日通報）

発生場所

調布市深大寺東町

事故の状況

・ 風洞 （空気の流れを人工的に調節するトンネル型の装置）試験のた
め、極超音速風洞空気源用空気圧縮機を運転したところ、運転開始30分後、三段冷却器鏡板部フランジよりガスケットが突出し、高圧ガス（３MPa、空気）の漏えいが発生した。
・ メーカー工場における定期自主検査の際に、規定値（230Nm）よりも小さいトルク（約129Nm）で締め付けていたため、時間とともに、パッキンがずれていったと考えらえる。

被害等

・ 空気漏えい

ふうどう

〇

ハロン
発生日時

令和２年６月３日（水）発生場所

豊島区南大塚

事故の状況

・ 清掃員が機械式駐車場のハロンガス消火設備起動ボックスをシャッターの操作ボックスと誤認し操作、ガス放出予告アラームが鳴動。
・ 設備員が復旧しようとしたところ、誤操作によりガスを放出させて
しまった。

被害等

・ ハロンガス漏えい

〇

二酸化炭素
発生日時

令和２年１０月１２日（月）発生場所

大田区城南島事故の状況

・ 建屋冷蔵庫内設置の冷却器コイルベンド（流体の方向転換の働きをする管継手）のロウ付部より、冷媒として使用している二酸化炭素が
漏えい。

被害等

・ 二酸化炭素漏えい

24

東高保
2021 4 VOL.
647 号
東高保 会報会報2021.4
VOL.647号

〇ＬＰガス容器転落事故
いずれの事故も、アオリを固定せずに走行したことにより発生

１件目
発生日時

令和２年７月５日（日）21時50分頃

発生場所

国立市谷保（中央自動車道国立府中インターチェンジ）

事故の状況

・ Ａ社の大型トレーラーがＬＰガスの残ガス容器229本を運搬中、高速道路インターチェンジの料金所先の本線に続く左カーブにて、荷台の右側アオリの一部が開き、容器７本が落下。一部の容器からガスが漏えい。
・ 警察、消防、高速道路交通管理隊が出動。
・ 車両の荷台右側のアオリ板を固定するためのアオリフックがロックされていないまま車両を走行させたため、容器が落下。
・ Ａ社のグループ会社内では、過去５年に関東地方で同様の事故が本件も含め８件発生しているため、Ａ社のグループ会社の親会社に対し、更なる再発防止策の検討と実施を求めて個別指導を行った。

被害等

・ ＬＰガス漏えい・ 容器のバルブ等の屈曲

２件目
発生日時

令和２年８月４日（火）13時30分頃

発生場所

町田市旭町（主要地方道八王子町田線（町田街道）路上）

事故の状況

・ Ｂ社の配送車がＬＰガス容器19本を運搬中、左折した際、荷台の右側
アオリを固定していなかったため、容器８本が落下。信号待ちで停車していた自家用車２台に容器がぶつかり、両車両とも側面等が変形。
・ ガス漏えいはなし、警察へ事故の一報。
・ 配送車（運転席側）のアオリ板の一部を固定せず、下げたまま走行したため、容器が落下。
・ Ｂ社では、令和元年にも横浜市内で同様の事故が発生しているため、Ｂ社のグループ会社の親会社に対し、更なる再発防止策の検討と実施を求めて個別指導を行った。

被害等

・ 自家用車２台側面変形

東高保
2021 4 VOL.
647 号
東高保 会報会報2021.4
VOL.647号

25

〇

引張り事故
いずれの事故も、ガス充塡作業手順を正確に行わなかったことにより発生

１件目
発生日時

令和２年３月25日（水）11時27分頃

発生場所

西東京市柳沢

事故の状況

・ タクシー車両へのオートガス充塡終了後、ノズルを抜くのを忘れたまま、バルブを閉めて、運転手に伝票と鍵を渡したため、車両が発進し、引張事故が発生。
・ ガス漏えいはなかったが、ディスペンサー側のカップリングが外れ、車両の充塡口が曲がってしまった。

事故の原因

・ 充塡作業手順を正確に行わなかったことによる人為的過誤（ヒューマンエラー）

２件目
発生日時

令和２年４月23日（木）10時40分頃

発生場所

町田市忠生

事故の状況

・ タクシー車両へのオートガス充塡終了後、ノズルを抜くのを忘れた
まま、運転手に鍵を渡したため、車両が発進し、引張事故が発生。
・ ガス漏えいはなかったが、車両の充塡口やその周囲が一部損傷。

事故の原因

・ 作業手順として、充塡作業完了後に充塡ノズルを車両充塡口から抜き、その後、充塡中であることを示す注意リングを外して、運転手に鍵を渡すことになっているが、ノズルを抜く前に注意リングを外してしまった。

３件目
発生日時

令和２年７月19日（日）発生場所

足立区堀之内事故の状況

・ 車両へのオートガス充塡作業時、鍵を預からないまま、ホースを接続
し充塡を開始。
・ 充塡中に鍵を預かったが、所定の位置に置かず、充塡終了後、ホースを抜くのを忘れたまま、運転手に鍵を渡したため、車両が発進し、引張事故が発生。
・ ガス漏えいや物損等はなかった。

事故の原因

・ 充塡作業前に鍵を預かる、鍵は所定の位置に収納する、充塡終了後にホースの着脱を確認する、という作業手順を守っていなかったため。

26

20時17分頃

東高保
2021 4 VOL.
647 号
東高保 会報会報2021.4
VOL.647号

〇、

リコール製品によるＬＰガス漏えい事故
発生日時

令和２年１２月５日（土）発生場所

八王子市本町

事故の状況

・ 当該集合住宅の近隣住人から、ガス臭がするとの通報を受けて、容器付近を検知液にて調査したところ、小型自動切替式調整器の切替レ
バー部からの漏えいを確認。
・ 調整器を交換したが、回収した調整器はリコール対象製品であることが判明。
・ 漏えいの可能性があるリコール対象製品を使用していたことが原因であるが、当該製品がリコール対象であることを認識せずに継続使用していたため、不具合が生じ、漏えいに至った。
・ 都ＬＰガス協会に対し、令和３年１月４日付で注意喚起文発出。
・ 平成26年８月28日付けで経済産業省が注意喚起文を発出、また、当該製品の製造会社からも３回にわたり交換の協力依頼文が出ており、
平成30年８月末現在、当該製品の東京都内における回収率は93.5％、未回収残数が1,034台。

被害等

・ ＬＰガス漏えい＜令和３年発生＞〇

二酸化炭素の噴出・漏えいによる死亡事故
発生日時

令和３年１月２３日（土）

11時頃

発生場所

港区西新橋

事故の状況

・ 二酸化炭素消火設備の消防設備点検（法定点検）中に、何らかの原因
により二酸化炭素が噴出・漏えいし、ビル管理元請会社、一次下請会
社及び二次下請会社の作業員、警備員等が巻き込まれる事故が発生。
・ 直ちに東京消防庁芝消防署に通報、消防設備点検作業員２名、警備員１名が救急搬送され、作業員２名は搬送先病院にて死亡、警備員１名
は一時意識混濁状態となるも病院での治療後に回復。
・ 現在、関係機関により原因等の調査が進められており、警視庁愛宕警
察署は業務上過失致死傷の疑いも視野に捜査中。

被害等

・ 二酸化炭素漏えい
・ 消火設備点検作業員２名死亡、警備員１名重傷。

東高保
2021 4 VOL.
647 号
東高保 会報会報2021.4
VOL.647号

27

行 政 情 報「冷凍保安規則の規制合理化について」及び「水素社会実現に向けた高圧ガス保安の取組状況について」標記について、 2021 年３月 10 日に経済産業省産業構造審議会保安・消費生活用製品安全分科会高圧ガス小委員会が開催され、以下の資料が公表されましたので、お知らせします。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

28

東高保 会報 2021 4 VOL. 647 号

東高保

会報 2021.4

VOL.647 号

東高保 会報 2021 4 VOL. 647 号

東高保

会報 2021.4

VOL.647 号

29

30

東高保 会報 2021 4 VOL. 647 号

東高保

会報 2021.4

VOL.647 号

トピックスアンモニアが“燃料”になる？！（前編）～
身近だけど実は知らないアンモニアの利用先（出典）『資源エネルギー庁メールマガジン』2021 年 1 月 15 日号より「アンモニア」といえば、思い浮かぶのは「刺激臭のある有毒物質」というイメージでしょう。昔から畑の肥料として利用されてきたことを思い浮かべる人も多いかもしれません。しかし、実はアンモニアには、肥料にとどまらない、次世代エネル
ギーとしての大きな可能性が秘められているのです。燃料としての可能性にも注目が集まるアンモニアについて、前・後編に分けてご紹介しましょう。まずは、あまり知られていないアンモニアの基礎知識を見ていきましょう。

「肥料」や「化学製品の基礎材料」として利用されるアンモニア
アンモニアは常温常圧では無色透明の気体です。みなさんも知っている通り、特有の強い刺激臭があって、毒性があるために「劇物」に指定されています。アンモニアの分子式は「NH3」で、水素（H）と窒素（N）で構成されています。
このアンモニア、昔から肥料として利用されてきたことは知っている人も多いかと思います。今も、化学的に合成されたアンモニアの大半が、肥料の原料として使用されています。
また、アンモニアは、火力発電所が排出する煤（スス）に含まれる、大気汚染
物質「窒素酸化物（NOx）」の対策にも利用されています。NOx にアンモニアを結びつける
ことで化学反応を起こし、窒素（N2）と水（H2O）に還元する「還元剤」として利用するの

東高保 会報 2021 4 VOL. 647 号

東高保

会報 2021.4

VOL.647 号

31

です。
さらに、アンモニアは化学製品の基礎材料としても利用されています。世界全体でのアンモニアの用途は、その約 8 割が肥料として消費されていますが、残りの 2 割は工業用で、
メラミン樹脂や合成繊維のナイロンなどの原料となります。世界の人口は現在も増え続けているため、食料確保の必要性から考えても、農産物の肥料として利用されるアンモニアの重要性は今後も変わらないだろうと考えられます。
こうしたニーズのため、世界各地の化学工場でアンモニアが生産されています。アンモニアを合成するためには水素が必要となりますが、この水素は主に天然ガスを中心とした化石燃料由来のものが使われています。ただ、最近では、太陽光など再生可能エネルギー（再エネ）由来の電気を使い、水を電気分解してつくる水素の検討も始まっています。

32（出典）日本エネルギー経済研究所及び NEXANT（2012 年）

東高保 会報 2021 4 VOL. 647 号

東高保

会報 2021.4

VOL.647 号

このように、アンモニアはすでにさまざまな用途で利用されており、その中で、安全に運搬する技術が確立されました。陸上ではパイプラインやタンクローリーで運ばれ、海上輸送にはタンカーが用いられます。安全性に対するガイドラインも整備されています。
アンモニアは、私たちが想像する以上にいろいろなところで生活を支えている物質なのです。

世界のアンモニア需給状況
世界全体のアンモニア生産量は、2019 年で約 2 億トンです。生産国は上位から中国、ロ
シア、米国、インドが並び、この４ヵ国で世界生産の半分以上を占めています。これら
は、アンモニア生産に欠かせない化石燃料を資源として持つ国々です。
一方で輸出入に目を移してみると、世界全体のアンモニア輸出入量
は 2018 年で約 2000 万トンと、生産量の１割ほどしかありません。つまり、生産国でつくられたアンモニアの 9 割は、輸出されず自国内で消費されているということです。前述したように、アンモニアの主な用途は肥料ですが、生産の上位国はまた多くの人口を持つ農業大国でもありま
すから、農業用の肥料としてアンモ（出典）2020 年 12 月 21 日 基本政策分科会資料から抜粋

ニアを自家消費していると考えられます。
輸出第１位はトリニダー
ド・トバゴで、ロシア、サウジアラビアと続きます。
この 3 カ国で、世界の輸出量の約半数を占めています。一方、輸入量で第１位となっているのは米国で、トリニダード・トバゴの最大の輸出先でもあります。
第 2 位はインド、それから
モロッコ、韓国、中国と続き、この 4 カ国で世界の輸（出典）貿易統計及び経済産業省生産動態統計年報

東高保 会報 2021 4 VOL. 647 号

東高保

会報 2021.4

VOL.647 号

33

入量の約半数を占めています。
日本のアンモニア消費量は 2019 年で約 108 万トン。このうち約 8 割を国内生産、約 2割をインドネシアとマレーシアからの輸入でまかなっています。

アンモニアに期待される、CO2 削減に役立つ「燃料」としての役割
そんなアンモニアについて新しい用途として注目されているのが、エネルギー分野での活用です。
エネルギー分野でアンモニアが注目される理由のひとつは、次世代エネルギーである水素の「キャリア」、つまり輸送媒体として役立つ可能性があるためです。前述した通り、
アンモニアは水素分子を含む物質です。そこで、大量輸送が難しい水素を、輸送技術の確立しているアンモニアのかたちに変換して輸送し、利用する場所で水素に戻すという手法が研究されています。
加えて、近年では、燃料としての利用も研究されはじめました。アンモニアは燃焼してもＣＯ２を排出しない「カーボンフリー」の物質です。将来的には、アンモニアだけをエネ
ルギー源とした発電を視野に入れた技術開発が進められていますが、石炭火力発電に混ぜて燃やす（混焼）ことでも、ＣＯ２の排出量を抑えることが可能です。
前述した通り、アンモニアはすでに生産・運搬・貯蔵などの技術が確立しており、安全性への対策やガイドラインが整備されています。さらに、サプライチェーンが確立されていることから、初期投資をあまりかけずにエネルギーに転用することができるとも考えられています。このように、早期の実用化が見込まれることは、次世代エネルギーとして大きな利点です。
現在、石炭火力にアンモニアを 20%混焼する実証実験が進められています。もし仮に国内の大手電力会社が保有するすべての石炭火力発電所で 20％混焼をおこなえば、ＣＯ２排出
削減量は約 4000 万トンになります。さらに今後は、混焼率を向上させる技術を確立させていくとともに、アンモニアだけを燃料として使用する「専焼」も将来的に始まる見通しとなっています。もし、こうした石炭火力がすべてアンモニア専焼の発電所にリプレースされれば、ＣＯ２排出削減量は約 2 億トンになると試算されています。燃料アンモニアの導入には、大きなインパクトがあるのです。

34

東高保 会報 2021 4 VOL. 647 号

東高保

会報 2021.4

VOL.647 号

発電コストについても、アンモニアの混焼は、水素と比較して大きく下回っています。

こうした火力発電所への燃料アンモニアの利用については、政府だけが動いているわけ
ではありません。国内最大の火力発電事業者である JERA は、10 月に発表した 2050 年におけるゼロエミッションへの挑戦「JERA ゼロエミッション 2050」のロードマップの中で、燃料アンモニアの火力発電への混焼、専焼へのリプレースを明記しています。

東高保 会報 2021 4 VOL. 647 号

東高保

会報 2021.4

VOL.647 号

35

JERA ゼロエミッション 2050 日本版ロードマップ（出典）JERA プレスリリース「2050 年におけるゼロエミッションへの挑戦について」資料 2

一方で、アンモニアを燃料として活用するには課題もあります。それは、アンモニアの安定的な量の確保です。国内すべての石炭火力で 20％混焼をおこなうには、約 2000 万トンのアンモニアが必要となりますが、これは現在の世界のアンモニア輸出入量とほぼ同じ量です。
これから混焼をおこなう石炭火力発電が増えたり、混焼率が高まったり、専焼が始まったりすることによって、発電分野でのアンモニア利用が増えると、現在の世界の生産量では足りなくなることが見込まれます。供給が不足すれば価格が高騰し、肥料の市場にも影響をあたえることになるため、対策が必要となります。
後編では、将来に向けて期待される燃料としてのアンモニア利用について、その方法や課題への対策などをお伝えします。

36

東高保 会報 2021 4 VOL. 647 号

東高保

会報 2021.4

VOL.647 号

保 安事 故 事 例
アンモニア冷媒漏えい
発生日時

2019 年 3 月 26 日（火）発生場所

神奈川県川崎市

発生施設

冷凍設備（圧力発信器止め弁）

災害現象

漏えい

取扱状態

圧力発信器取外し作業中

人的被害

重傷 1 名事業所は、倉庫内の冷凍設備の定期点検を請負業者に依頼した。請負業者の作業員は、圧力発信器の止め弁を閉止せずに圧力発信器を取り外したとこ
ろ、冷媒ガスのアンモニアが漏えいし、被災した。アンモニアの漏えい量は、推定で 9kgである。
以下、事故の概要を時系列で記す。
3 月 25 日（月） 請負業者は、職長を含む 4 人体制で倉庫内の冷凍設備 8台のうち 2 台の圧力発信器の示度確認作業を実施し、完了した。
3 月 26 日（火）8 時 30 分頃
請負業者は、昨日と同様に 2 台の圧力発信器の示度確認作業を開始し、事業所の設備担当者に作業開始と作業内容の流れを口頭で連絡した後、危険予知活動を実施した。
8 時 45 分頃
職長は、圧力発信器の止め弁の閉止作業を実施した。高圧と中圧の圧力発信器の止め弁は閉止したが、低圧の圧力発信器の止め弁は、高所にあるために閉止できなかった。職長は、その旨を作業員に伝え忘れた。
9 時 40 分頃
作業員は、中圧の圧力発信器の止め弁が閉止していたことから、職長が低圧の圧力発信器の止め弁も閉止したと思い込み、閉止の確認をせず、低圧の圧力発信器を取り外した。
9 時 45 分頃
低圧の圧力発信器を取り外した箇所から、冷媒ガスのアン
モニアが漏えいし、作業員が被災した。
ガス漏れ音により他の作業員が気付き、被災した作業員を救助したが、漏えい防止措置はできず、現場から避難した。
10 時 1 分頃
職長が 119 番通報した。
10 時 3 分頃
保護具を現場近くに用意していなかったため、サービス車に積載していた保護具を装着し、ガス漏えい箇所の周辺を確認後、低圧の圧力発信器の止め弁を閉止した。
10 時 20 分頃
消防車、救急車、警察が到着し、各々が対応した。

事故概要

東高保 会報会報2021.42021 4 VOL.647
VOL. 647
東高保
号号

37

事故概要

38

東高保 会報会報2021.42021 4 VOL.647
VOL. 647
東高保号号

【事故発生原因】
作業手順書によると、職長は作業をせず、作業員を監督することになっているにも関わらず、作業員とともに実作業に当たっており、作業の指揮監督が不十分であった。
被災した作業員は、圧力発信器の取り外し作業を実施してよいかどうかを職長に確認した。職長は、伝え忘れた止め弁の閉止を含め、作業ができると判断し、了承した。
被災した作業員は、中圧の圧力発信器の止め弁が閉止していたので、低圧の圧力発信器の止め弁も閉止していると思い込み、止め弁の閉止後に貼付けることになっている操作禁止テープの有無を確認しなかった。
請負業者は、作業手順書を現場に持参せず、危険予知活動の日報を当日に確認したのみであった。
請負業者は、定期点検作業では事故は起こらないと思い込み、保護具（防毒マスク）を準備せず、作業を行っていた。
請負業者は作業計画書を文書化しておらず、事業所に作業計画を口頭で説明したのみで、事業所は作業内容を十分に把握していなかった。このため、事業所は第 3 者に作業場所と作業内容の周知ができず、事故後の避難に混乱をきたした。
【再発防止対策】【事業所】
請負業者が作成した作業計画書及び作業手順書を文書により確認し、作業の承認をしなければ、請負業者は作業ができないこととした。
承認した作業計画書の情報は、事業所内で作業を行う別会社にも共有することとした。
事業所の受付に緊急避難経路を掲示し、来訪者にも明示し、有事のときにも早急に避難できるようにした。
【請負業者】
職長は、自ら作業するのではなく、作業監督に専念することとした。
被災した作業員は入社 1 年目の若手社員であったことを踏まえ、入社 2 年目
までの若手社員を対象に安全管理の研修を実施した。
経験の浅い若手社員に一人での作業を任せず、職長又は経験者の監視のもとに作業に当たらせることとした。
職長級を対象とし、アンモニアの取扱いに係る講習を実施することとした。
作業手順書及び保護具は必ず現場に持参するとともに、危険予知活動のチェ
ック表に保護具などを追加した。

東高保 会報会報2021.42021 4 VOL.647
VOL. 647
東高保
号号

39

教

訓

① 事業所は請負業者に全てを任せるのではなく、高圧ガス製造事業所であることをより一層自覚し、保安の確保に努める必要がある。
② 事業所は、緊急事態を想定した対応訓練を定期的に実施するとともに、緊急事態への準備及び対応について文書化し、必要に応じて見直すことが望まれる。
③ 工事中、修理中の漏えい事故防止は特に重要であり、作業手順の文書化、情報の共有、危険予知活動等を通じて、工事中、修理中の漏えい事故防止を徹底する必要がある。
④ 請負業者は、定期的な作業であっても作業手順書を現場に持参し、作業手順
書どおりに作業を行うことを徹底する必要がある。
⑤ 止め弁の閉止確認（操作禁止テープの貼付け）が、作業手順書に規定されていなかった。作業手順書が実際の作業に則っているかどうかについて、定期的に見直しを行う必要がある。

（出典：高圧ガス保安協会「高圧ガス事故概要報告（2019-158）より引用」

40

東高保 会報会報2021.42021 4 VOL.647
VOL. 647
東高保
号号

ヒヤリハットからはじめよう

！

内

容

不十分なガスの置換によるアンモニアの漏えい状況

バルブの検査を実施するため、配管内のアンモニアを窒素により置換し、バルブのフランジボルトを緩めたところ、配管内の残留していたガスが漏えいした。

想
定
される
事故等

アンモニアを吸引した場合には中毒などの人身被害

概略図

対 策

・内部のアンモニアの確実な置換・保護具の装着と除害設備の運転（出典：東京都環境局「ヒヤリハットからはじめよう高圧ガス事業所の自主保安活動」【事例-6】より）

東高保 会報会報2021.42021 4 VOL.647
VOL. 647
東高保
号号

41

～高圧ガスの相談室～

安全弁の保安検査、定期自主検査の期間及びその検査方法について教えてください。
《 回 答》
１．安全弁の保安検査について
安全弁の保安検査の期間については、「製造施設の位置、構造及び設備並びに製造の方法等に関する技術基準の細目を定める告示」（以下「製造細目告示」と略）第 14 条に以下のように定められています。
製 造 施 設期 間
第一種製造者に係る事業所のうち、次に掲げるもの
日本工業規格Ｂ8210（1994）蒸気用及びガス用ばね安全弁（揚程式でリフトが弁座口の径の 15 分の 1 未満
2年
トのもの、呼び径が 25 未満のソフトシート形のもの及び
チに掲げるものを除く。）
安全弁の種類日本工業規格Ｂ8210（1994）全量式の蒸気用及びガス用ばね安全弁（呼び径が 25 未満のソフトシート形以外
4年
チのものであって法第 35 条第 1 項第 2 号の認定に係るものに限る。）
検査方法については、一般高圧ガス保安規則関係の保安検査基準（KHK-S 0850-1（2017）
は 1-1 に、冷凍保安規則関係の保安検査基準（KHKS 0850-4(2011)については、1-2 に記載します。
1-1．一般高圧ガス保安規則関係の保安検査基準について「高圧ガス設備の安全装置に係る保安検査は目視検査及びばね式安全弁等作動検査を行うことが可能な装置について行う作動検査とし、次による。
」とされています。
（１）目視検査
外観に腐食、損傷、変形その他の異常のないことを 1 年（別表に掲げるバネ式安全弁については、その種類に応じた期間）に 1 回目視により確認する。
（２）作動検査
バネ式安全弁を設置した状態又は取り外した状態で、作動検査用器具若しくは設備を用いた作動検査を 1 年（別表に掲げるバネ式安全弁については、その種類に応じた期間）に 1回行う。
別表 バネ式安全弁の目視検査及び作動検査期間
バネ式安全弁の種類
検査の期間
日本工業規格Ｂ8210（1994）蒸気用及びガス用ばね安全弁（低揚式でリフトが弁座口の径の 15 分の 1 未満のもの、呼び径が 25 未満のソフトシート
2年形のもの及び以下に掲げるものを除く。
）
日本工業規格Ｂ8210（1994）全量式の蒸気用及びガス用ばね安全弁（呼び径が 25 未満のソフトシート形以外のものであって法第 35 条第 1 項第 2 号
4年の認定に係る特定施設に係るものに限る。
）

42

東高保 会報 2021 4 VOL. 647 号

東高保

会報 2021.4

VOL.647 号

1-2．冷凍保安規則関係の保安検査基準について
安全弁等の性能に係る検査は作動試験用器具又は設備を用いた検査又はその記録による検査とし、以下によります。
（１）目視検査、図面等確認
次の各号を満足していることを目視、図面等により確認する。
a) 冷凍設備の種類に応じ、適切な安全装置（高圧遮断装置、安全弁（圧縮機内蔵型安全弁を含む。
）、破裂版、溶栓又は圧力逃がし装置（有効に圧力を逃がすことのできる装置をいう。
）を、適切な位置に設けてあること。
b）液封となるおそれがある配管には安全弁又はリリーフ弁が設けてあること。
c）安全装置は破損その他の異常がないこと。
ただし、a）及び b）の確認については、前回保安検査以降、安全装置の設置状況に変更がないことを記録により確認した場合は、その確認をもって、目視、図面等による確認に代えることができる。
（２）作動検査又は記録確認安全弁及び高圧遮断装置の機能を安全弁作動試験用器具若しくは設備を用いた作動試験
又はその記録により確認する。
ただし、圧縮機内蔵形安全弁の機能については、圧縮機のオーバーホール時に実施した作動試験の記録により確認する。
また、冷房/暖房を切り替えて使用する設備については、切り替え時に実施した作動試験の記録により確認する。
２．安全弁の定期自主検査について
2-1．一般高圧ガス保安規則関係の定期自主検査基準について安全弁の定期自主検査指針（KHK-S）において、「高圧ガス設備の安全装置に係る検査」は目視及びバネ式安全弁等作動検査を行うことが可能な装置について行う作動検査とし、次によることとされています。
（１）目視検査
外観に腐食、損傷、変形その他の異常のないことを 1 年に 1 回以上目視により確認する。
（２）作動検査
バネ式安全弁等を設置した状態又は取り外した状態で、作動検査用器具若しくは設備を用いた作動検査を 1 年（別表に掲げるバネ式安全弁については、その種類に応じた期間）に 1 回以上行う。
別表 バネ式安全弁の目視検査及び作動検査期間
バネ式安全弁の種類
日本工業規格Ｂ8210（1994）蒸気用及びガス用ばね安全弁（低揚式でリフトが弁座口の径の 15 分の 1 未満のもの、呼び径が 25 未満のソフトシート形のもの及び以下に掲げるものを除く。
）
日本工業規格Ｂ8210（1994）全量式の蒸気用及びガス用ばね安全弁（呼び径が 25 未満のソフトシート形以外のものであって法第 35 条第 1 項第 2 号の認定に係る特定施設に係るものに限る。
）

東高保 会報会報2021.42021 4 VOL.647
VOL. 647
東高保
号号

検査の期間
2年

4年

43

2-2．冷凍保安規則関係の定期自主検査基準について（１）目視検査、図面等確認
次の各号を満足していることを 1 年に 1 回以上目視、図面等により確認する。
a) 冷凍設備の種類に応じ、適切な安全装置（高圧遮断装置、安全弁（圧縮機内蔵型安全弁を含む。
）、破裂版、溶栓又は圧力逃がし装置（有効に圧力を逃がすことのできる装置をいう。
）を、適切な位置に設けてあること。
b）液封となるおそれがある配管には安全弁又はリリーフ弁が設けてあること。
c）安全装置は破損その他の異常がないこと。
ただし、a）及び b）の確認については、前回保安検査以降、安全装置の設置状況に変更がないことを記録により確認した場合は、その確認をもって、目視、図面等による確認に代えることができる。
（２）作動検査又は記録確認安全弁及び高圧遮断装置の機能を 1 年に 1 回以上安全弁作動試験用器具若しくは設備を用いた作動試験又はその記録により確認する。
ただし、圧縮機内蔵形安全弁の機能については、圧縮機のオーバーホール時に実施した作動試験の記録により確認する。
また、冷房/暖房を切り替えて使用する設備については、切り替え時に実施した作動試験の記録により確認する。
＜参考＞
上記をわかり易く整理した「安全弁の保安検査期間」を以下に掲示します。
安全弁の保安検査期間について(認定保安検査実施者
都道府県知事または指 を擁し⾃ら保安検査
定保安検査機関の保安 を⾏い、検査記録を

ばね安全弁

検査を受けている、⾼ 都道府県知事に届け
圧ガス製造施設

揚程式

リフトが弁座⼝の径の出する)⾼圧ガス製造施設

1/40以上〜1/15未満

1年

1/15以上〜1/4未満

2年

4年

ソフトシートで呼び径が

25未満

1年

2年

ソフトシートで呼び径が

25以上

2年

4年

メタルシート

全般

2年

4年

2年

4年

全量式

4年

＊複数の条件を満たす場合は検査期間を短いほうが適⽤される(例リフトが弁座⼝の径の1/5でソフトシートの呼び径が(例：リフトが弁座⼝の径の1/5でソフトシートの呼び径が20の場合、検査期間は1年になる)

44

東高保 会報 2021 4 VOL. 647 号

東高保

会報 2021.4

VOL.647 号

委○
員○
会○
等○
開○
催○
報○
告
○

協会だより
○第 210 回理事会

日時：2021 年 3 月 10 日（水）10：00～
場所：神田エッサム 1 号館 →コロナウイルス感染症によりリアル&オンライン開催
議題：2021 年度事業予算（案）、2021 年度事業計画（案）○ 広報委員会
日 時：2021 年 3 月 18 日（木） 15：00～17：00
場 所：協会会議室→コロナウィルス感染症により中止とし、書面校正。

議 題：会報（4、5、6 月号）編集の件 ほか◎協会日誌（2021 年 3 月 1 日～3 月 31 日）
19 日 冷凍・空調事業所保安講習会（タワーホール船堀）→コロナウィルス感染症によりリアル＆ウェビナー開催◎新規入会会員（2021 年 3 月入会）
１．冷凍・空調事業所

№
1

事業所名

〒
143-0002

協同組合東京大井コールドプラザ

所在地
大田区城南島 5-1-1～お詫びと訂正～
会報 3 月号「協会だより」欄の新規入会会員に記載の事業所様の会員区分が間違ってましたので、以下のように訂正をさせていただきます。

№

事業所名

1

赤帽コットン急便

会員区分
高圧ガス関連事業所〒
190-0032

所在地
立川市上砂町 5-72-3□新規入会勧誘のお願い
当協会では高圧ガス等に関する豊富な知識と経験を有するスタッフにより、会員皆様に重要かつ有意義な情報のご提供やご相談業務を行っています。
すべての高圧ガス関係事業者が当協会に入会され、高圧ガスによる事故の未然防止対策及び自主保安体制の構築に取り組まれることを協会あげてご支援していきたいと思います。

協会は、安全と安心のある社会を創造するために、高圧ガスを取り扱う事
業者の自主保安活動をサポートします。ぜひ皆様方のまわりに未入会の方がいらっしゃいましたら、入会をお勧めくださるようお願い申し上げます。

東高保 会報 2021 4 VOL. 647 号

東高保

会報

2021.4

VOL.647 号

45

協○
会○
か○
ら○
の○
ご○
案○
内
○
測定機器の貸出しについて協会では、以下の測定機器の貸出しを行っています。利用されたい方は、当協会の担当者（横山）にお問い合わせの上、お申込みいただくようお願いします。
■測定器の種類及び保有台数（１） 理研簡易ガスリークチェッカー GH-202F（フロンガス用） 5 台※詳細な情報は、理研ＨＰをご参照ください。
http://www.rikenkeiki.co.jp/（２）PD51 形 重錘型圧力計 長野計器製
4台※収納 BOX（寸法 400W×615L×350H 重量約 9kg 総重量は 25kg 位です）
※詳細な情報は、長野計器ＨＰをご参照ください。
http://www.naganokeiki.com/public_html/index.php■貸出し条件（１）貸出し料金
会員：無料
非会員：3,000 円（２）貸出期間①理研簡易ガスリークチェッカー
1 週間②PD51 形 重錘型圧力計
2 週間※重量がケースを含めて 25ｋｇ近くありますので、運搬は車でないと無理です。

46

東高保 会報会報2021.42021 4 VOL.647
VOL. 647
東高保
号号

東京都高圧ガス保安協会発行図書のご案内 新10mm刊

背 12.5 ｍｍ設定

2021

2021

Ⅱ

2021

2021
（3,300 円（税込））

2021

2021

定価３，１００円（税込み）
購入冊数：部
14404901 冷凍機械責任者試験問題と解説H1-4.indd

12021/03/19

16:41:01

定価３，３００円（税込み）
購入冊数：部

2021/03/19「支払証明書」貼付場所
購入方法（太線内を記入する。）
１．上記金額を三井住友銀行銀座支店（口座名：公益社団法人東京都高圧ガス保安協会）、普通
口座番号：1477732）へ振込み、振込証明書のコピーをこの貼付場所にのり付けする。
２．本紙を上記もしくは下欄の FAX 番号へファックスする。（FAX が協会に届き次第発送します）
３．振込手数料及び送料は、申込者負担です。送料は 1 冊の場合、関東内陸地域は 550 円、その他の地域及び 1 冊以上のときは、事前に上記連絡先までお問合せください。

東高保 会報 2021 4 VOL. 647 号

47

16:56:30

ＦＡＸ：03-3830-0266『高圧ガス周知文書』（クリアファイル A4）
当協会と東京都高圧ガス溶材協同組合では、可燃性ガス、特定不活性ガス、酸素、三フッ化窒素用高圧ガスの移動基準遵守徹底のため、あらたに周知文書を作成しました。１
１部２００円（消費税込）（10 部以上の場合は 1 部１５０円）【送料別料金】で頒布しますので、協会までお申し込みください。
表面

裏面

公益社団法人東京都高圧ガス保安協会〒113-0033 東京都文京区本郷 5-23-13 タムラビル３階
TEL：03-3830-0252 FAX：03-3830-0266
E-mail：ｗebmaster＠tokyo-khk.or.jp

https://www.tokyo-khk.or.jp
48

東高保 会報 2021 4 VOL. 647 号

高圧ガスに関する質問、会報への要望はありませんか
会員各位 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
協会では、会報を購読していただいている皆様から、普段、高圧ガスに関連する事業に従事しておられる中で、高圧ガス保安法令に関する疑問や役所への各種申請や届出の方法、あるいは保安教育やヒヤリハット対策などについての疑問や質問あるいは改善事例等の提案等について、できるだけ情報を共有して参りたいと思います。
いただいた質問等については、会報に毎号掲載している「高圧ガスの相談室」欄への掲載や、このお問合せコーナーに随時掲載して参りたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。
なお、お問い合わせは会報の奥付に掲載の電話、FAX、メールあるいはホームペー
ジのお問い合わせコーナーからお願いします。
公益社団法人東京都高圧ガス保安協会【自由記入欄】

会報に広告を掲載しませんか
広告掲載要項

会報サイズ・・・・B5
発行部数・・・・1,5２0 部
掲載場所・・・・目次前頁若しくは奥付次頁■広告料金（モノクロ、カラーとも同一料金です）◆年 10 回掲載・・・・￥１８７,０００円（税込み）◆年６回掲載・・・・￥１１０,０００円（税込み）※企業ロゴ、写真、イラスト使用可。ただし、デザイン作成依頼の場合には、別途料金 \5５,000 円（税込み）をいただきます。
■広告料振込先
三井住友銀行 銀座支店
口座名：公益社団法人東京都高圧ガス保安協会 普通預金 口座番号：1477732○広告データ・版下をお持ちの場合
データは PDF、ワード、エクセル、JPEG であれば掲載可能です。下記メールアド
レスにご送付ください。
※いただいたデータは紙面掲載状のサイズ等の制約から,若干のデータ修正（サイズ変
更、色調等）をする場合があります。
○広告データ作成が必要な場合
広告に掲載したい内容、写真等を下記 FAX またはメールアドレスにご送付ください。広告データを作成します。作成後、内容・デザイン等のご確認は担当者よりご連絡いたします。

お問合せ
公益社団法人 東京都高圧ガス保安協会〒113-0033 文京区本郷 5-23-13 タムラビル 3 階☎03-3830-0252 FAX03-3830-0266
ホームページアドレス https://www.tokyo-khk.or.jp
メールアドレス webmaster@tokyo-khk.or.jp
東高保 会報 2021 4 VOL. 647 号
東高保

会報 2021.4

VOL.647 号

49東京都環境局に長年在籍していた者として、この記事を書くのはためらいがありますが、これは現役の時代から興味があった問題なのであえて説の紹介として書くことにしました。今、都や国さらに国際的機関が対応を進めている「地球温暖化」というテーマです。
そもそも地球は温暖化しているのか、という問いに対し、明確なエビデンスはないようです。この前提として局地的な気温上昇である「ヒートアイランド現象」と地球温暖化は異なる問題であり、さらに二酸化炭素の濃度上昇と気温上昇は異なる概念ということです。後者の説で言えば、二酸化炭素濃度の上昇が温暖化を招くということではなく、気温上昇が結果として二酸化炭素の増加に寄与しているのではないか、ということです。地球の温暖期には、海水から大量に二酸化炭素が大気中に放出され、逆に寒冷期には海水中に二酸化炭素が海水中に吸収されるというメカニズムが過去
50 万年くらいのスパンでみると実証されているようです。
ではなぜ気温の上昇または低下が起こっているのか？これは太陽の活動に密接な関連があるようです。過去の長年のデータから解析すると、太陽の黒点が増えれば太陽の活動が活発になり地球の気温が上昇し、逆に減少すれば寒冷化が進むという説です。デンマークの学者スベンスマルクによれば太陽の活動が活発になると太陽風（プラズマ）が多くなり地球に降り注ぐ宇宙線が遮られ、宇宙線が減れば雲が減り、結果気温上昇が起こる、黒点が減れば気温低下が起こる、という説です。
確かに過去 45 万年のスパンでは黒点数の増減と宇宙線の強度の相関が明確となっています。過去
100 年をみると、実は地球の気温は上下動を繰り返し、気温が低下した時期には必ず黒点数が減少
しています。また 45 万年のスパンで見ると地球には氷河期が何回も訪れ、年間平均気温の上下動が最高で 12 度にもなっています。最近では 1600 年代中期から 1700 年代前期まで「マウンダー極小期」という黒点数が少なくなった時期があり 14 世紀から 19 世紀前半まで小氷期が続いた根拠と言われています。
1900 年代中期から黒点数は増加傾向にありそれに伴って気温も上昇していますが、これから黒
点数が減れば地球は寒冷化に向かうという学者もいます。さらに二酸化炭素ではなく水蒸気が温暖化の原因という説もあります。
最近の二酸化炭素極悪説から由来する自然エネルギー（風力や太陽光）の神格化、そして原発にシフトするという構図を立ち止まって考え、長期的に国内のエネルギー需給という点から効率的な石炭火力や天然ガスコンバインド発電の評価を行うべきと考えます。
（FM）
広報委員会
委員長
委
員

事務局

三 木
健
荒 井 秀 昭 市村真理子 稲 野 邉 大 輔 久 保
尚鈴 木 一 央 鈴木柾批左 中 澤 光 孝 福 永 直 樹
山 中 耕 一 中 西薫（ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ）
藤 原 寿 和柴 田 善 弘矢 橋 和 己案内図

会報

交番より約150ｍ

VOL.647 （２０２１．4 月号）
2021 年 3 月 28 日印刷 年 10 回発行
2021 年 4 月 5 日発行 定価１部 480 円(税込み)（送料 79 円）
会報の購読料は，会費に含まれております。
）〒113-0033 東京都文京区本郷 5-23-13 タムラビル 3 階

やよい軒
HELLO
VISITS

発行所

夜市

東京都高圧ガス保安協会
公益社団法人東
電話 03-3830-0252 FAX 03-3830-0266e-mail webmaster@tokyo-khk.or.jp

編集兼
発行人
印刷所

50

古 川

日本印刷株式会社

東高保 会報 2021 4 VOL. 647 号

東高保

会報 2021.4

誠

VOL.647 号

背幅 3 mm

小型軽量で作業の妨げにならない！
理研計器のポータブルガスモニターシリーズ
MODEL:

04 Series CO O CO O O H S SO New! NO HCN PH NH
2

&

2

2

2

2

2

3

3

豊富なガス種をラインアップ
NO2/HCN/PH3/NH3が新たに追加

連続使用時間 最長9000時間
乾電池＆充電池 選べる2つの電源仕様
搭載仕様もラインアップ※
専用アプリを介して緊急事態を共有可能。
※CO&O₂仕様、CO（H₂干渉低減）仕様のみ。非防爆仕様。
ベルト装着時胸ポケット装着時はBluetooth SIG,Inc.の登録商標であり、理研計器株式会社はライセンスに基づき使用しています。

1 高性能なRセンサシリーズ搭載

広い温度範囲で使用可能な高性能＆耐久性に優れた新型Rセンサ搭載。
また、国内メーカー初のCO&O2センサ搭載で小型2成分検知を実現！

2 センサ保証3年
3 信頼の安全構造

2（O（ガルバニ電池式）
を除く）

本質安全防爆構造
防水防塵構造 GW-3 IP66/68相当、04 Series IP66/67相当

MODEL:GW-3

CO O2 CO&O2 H2S

わずか約45g！

世界最小＆最軽量クラスを実現

腕や胸元への装着に最適（時計ベルト＆クリップ標準付属）

腕装着時

腕装着時

ヘルメットバンド装着時

詳しくは

理研計器

で検索！

https://www.rikenkeiki.co.jp/

14404926 会報 表2-3.indd

12021/03/22

17:08:06

背幅 3 mm（昭 和 43 年 6 月 7 日 第 3 種 郵 便 物 認 可）
（会報 VOL. 6 4 7 ）2021 年 4 月 5 日発行（年 10 回発行）

会 報

4

２０２１．

ＶＯＬ．６４７【付録】協会ステッカー●おしらせ
協会ステッカー、ロゴマークが決定！
行事

第57回通常総会のご案内

受付

冷凍空調施設工事事業所認定 新規・更新申請受付のご案内

講

習

2021年度上期

第三種冷凍機械法定資格講習のご案内

第１回 高圧ガス運送指導員等保安講習のご案内
2021年度 講習会開催予定●東京都だより１

高圧ガス容器の盗難について（注意喚起）●東京都だより２

可燃性ガスが原因と思われる爆発事故について（注意喚起）●保安関連情報【速報】令和２年（１月〜１２月）の都内における高圧ガス事故件数●東京都高圧ガス保安協会刊行物
ブックフェア開催のご案内

公益社団法人 東京都高圧ガス保安協会

https://www.tokyo-khk.or.jp

14404926 会報 表1-4.indd

12021/03/30

10:32:55