背幅 2.6 mm（昭 和 43 年 6 月 7 日 第 3 種 郵 便 物 認 可）
（会報 VOL.677）2024 年 6 月 5 日発行（4 回

3､ 6､ 9､ 12 月 5 日発行）

会 報

6

２０２４．

ＶＯＬ．６７７●おしらせ

令和 6 年度の年会費請求について
募 集 標語の募集について
行 事 会長表彰候補者の推薦依頼について
第 39 回関東高圧ガス保安大会のご案内
講

習 「第 1 回高圧ガス運送指導員等保安講習」のご案内「第 1 回冷凍・空調事業所保安講習会」のご案内「高圧ガス販売事業者保安講習」開催のご案内
2024 年度講習会開催予定●協会事業報告2023 年度輸入検査結果●フロン対策特集！

・行政情報「令和５年度フロン対策に関する都の取組と立入指導状況等について」・高圧ガス相談室「フロン排出抑制法に基づく冷凍設備の点検業務について教えてください。」

●保安

事故事例
ヒヤリハット

公益社団法人 東京都高圧ガス保安協会

https://www.tokyo-khk.or.jp

2024/05/24

9:22:34

背幅 2.6 mm

14406860 会報 表2-3.indd

すべてのページ

会
2024．6目

報VOL. 677号

次

お し ら せ令和6年度の年会費請求について············································

2

募

集

標語の募集について ························································· 3

行事

会長表彰候補者の推薦依頼について ······································ 4
第39回関東高圧ガス保安大会のご案内 ···································· 9

講習「第1回高圧ガス運送指導員等保安講習」開催のご案内 ··················· 10「2024年度第１回冷凍・空調事業所保安講習」開催のご案内 ·············· 12「高圧ガス販売事業者保安講習」開催のご案内 ···························· 14
2024年度講習会開催予定 ··················································· 16

協会事業報告2023年度輸入検査結果·················································································· 17

フロン対策特集！
行政情報「令和５年度フロン対策に関する都の取組と立入指導状況等について」 ··········· 21
高圧ガス相談室「フロン排出抑制法に基づく冷凍設備の点検業務について教えてください。」·························································································· 29

保安事 故 事 例 ・酸素充塡設備の安全弁の破損 ·················································· 36
ヒヤリハット ・冷媒配管の点検の不徹底と塩害による腐食の進行 ·························· 40

協会だより委員会等開催報告、協会日誌、新規入会会員（2024）、協会からのお願い ················· 41
協会からのご案内························································································ 42
東京都高圧ガス保安協会の発行図書（ステッカーを含む） ································· 43
貴社の『企業技術情報ＰＲ』を募集します ······················································ 45
お問い合わせ＆広告掲載案内········································································· 46
デスク雑感································································································· 47
発行図書等································································································· 48

東高保 会報 2024 6 VOL. 677 号

1

【お知らせ】

2024 年（令和 6 年）度の年会費請求について

会員の皆様へ
この度、2024 年 5 月 22 日の当協会総会において、本年度予算が承認されましたことを受け、例年どおり各会員様に会費の請求書を送付させていただきます。
なお、請求書等の案内文書は、6 月上旬に発送いたしますので、ご確認の上、納付期限までにお振込みくださいますようお願い申し上げます。

2024 年 6 月 1 日
公益社団法人 東京都高圧ガス保安協会
2

東高保
VOL.677
東高保 会報会報 2024.62024 6 VOL.
677 号 号

＜おしらせ＞
募 集◎ 標語の募集について

高圧ガス保安活動促進週間は、毎年10月23日から29日まで実施されています。
これに合わせ、本年も次のとおり「標語」を募集します。会員各位からの多数の応募をお願い申し上げます。
〔募 集 要 領 〕
１．標語
高圧ガスの災害事故防止に役立つもの、或いは安全意識の高揚に資するものとします。
２．賞品
入選賞 20,000円相当の記念品 (3名)
佳作賞 10,000円相当の記念品 (2名)
50選出作品賞 1,000円相当の記念品（50名：50選出作品者）
３．応募方法
応募手段 「はがき」「ＦＡＸ」又は「電子メール」
1人の応募数 5点以内
記載事項 「標語」
・氏名(ふりがな)
・勤務先名及び所属部署
・勤務先所在地(郵便番号、電話番号、ＦＡＸ)
なお、用紙は自由です。事業所等で一括して応募される場合は、作品と応募者の氏名（ふりがな）及び部署名を明確にしてください。
４．応募基準① 高圧ガスの保安に関するもの② 高圧ガス保安に係る意識啓発に効果があるもの③ 総文字数 20 字以内を原則とする。
④ 他団体等の募集に応募していないもの⑤ 著作権については自己の責任とする。
５．送付先
宛
先：公益社団法人 東京都高圧ガス保安協会 (標語募集係宛)
住所：〒113-0033 東京都文京区本郷5-23-13 タムラビル3Ｆ
Ｆ Ａ Ｘ：03（3830）0266
電子メール：webmaster@tokyo-khk.or.jp
６．締め切り2024年７月末日（同日消印有効）
７．審査と発表
入選及び佳作の標語については、当協会の総務委員会及び理事会で審査のうえ東京都が決定します。50選出作品の標語については、当協会の各専門委員会及び事務局で審査のうえ決定します。
なお、入選者は、10月22日開催の「東京都高圧ガス保安大会」において表彰し、入選作
品はポスターにして会員各事業所に配布します。また、入選、佳作及び50選出作品の標語
は「会報」及び当協会のホームページに掲載します。
年
度
応 募数
応募者数

2019 年度
489
220

2020 年度
404
189

2021 年度
309
108

2022 年度
17279

東高保 会報 2024 6 VOL. 677 号
東高保
会報 2024.6 VOL.677 号

2023 年度
208
96
3

行 事

会長表彰候補者の推薦依頼について
毎年10月に実施される高圧ガス保安活動促進週間行事の一環として、優良製造保安責任者等の方々に

当協会会長表彰を行っています。

つきましては、事業主各位に、下記の推薦基準を満たす方を、ご推薦くださいますようお願い申し上げます。

なお、昨年度から新たに（３）優良運送業従業者が加わりました。
記

１．表彰の種類と推薦基準⑴ 優良製造保安責任者(代理者を含む。)、優良販売主任者〇高圧ガスの作業に10年以上従事し、かつ、製造保安責任者又は販売主任者として選任されて5年以上経過し、その間、高圧ガスによる災害事故もなく、かつ、法令違反がない者〇製造保安責任者又は販売主任者として常に保安についての考慮をはらい、他の模範となる者⑵ 優良従業員〇高圧ガスに関する経験を15年以上有し、かつ、高圧ガスの製造又は販売等の作業に精励し、過去10年間無事故であった者〇高圧ガスによる災害の防止に留意するとともに、常に作業基準等を忠実に遵守し、他の模範となる者(3)優良運送業従業者〇高圧ガスの運送事業所に現に勤務し、高圧ガスの運送について経験が深く、運送の方法等が保安上特に優れ、保安に関して積極的な熱意を有している者〇運送関係法令において過去 10 年間無事故・無違反であること。
(注)推薦者数は、各表彰の種類毎に1事業所1名とします。
２．提

出

書

類

⑴ 事業主の推薦書（以下のページ参照）⑵ 履歴書 (以下のページ参照)
Ａ4サイズにて各1部

３．提

出

期

限

2024年7月31日（同日消印有効）４．送 付 先宛

先：公益社団法人

Ｆ Ａ

Ｘ：03（3830）0266

住東京都高圧ガス保安協会(業務部宛)

所：〒113-0033 東京都文京区本郷5-23-13(タムラビル3階)

電子メール：webmaster@tokyo-khk.or.jp
５．会 長 表 彰 者 の 決 定推薦された方々について、当協会の「総務委員会」において審査のうえ、理事会で決定させていただきます。

東高保 会報 2024.6 VOL.677 号

4

東高保 会報 2024 6 VOL. 677 号

優良製造保安責任者・優良販売主任者・優良従業員推薦書

推
推 薦 の 種 類

事 業 の 種 類

薦書

優良製造保安責任者(代理者を含む。)(該当事項を○で囲むこと。)、優良販売主任者、優良従業員
高圧ガス製造：冷凍・空調、一般高圧ガス、ＬＰガス、機器製造、その他（)

高圧ガス販売：冷凍・空調、一般高圧ガス、ＬＰガス、その他（)

高圧ガス貯蔵、特定高圧ガス消費、高圧ガス運送(取扱ガス名:)( フ リ ガ ナ )
氏

名

生年月日:

年

月

日(

歳)

2024年

月

日

高圧ガス従事
内

容

及

び

従

事

年

数

責任者等の種類及び選任年数推薦事

由上記のとおり推薦いたします。

（フリガナ）
推薦事業所名代 表 者 氏 名
推薦事業所所在地
連絡担当者名連 絡 先 電 話
ＦＡＸ
公益社団法人会

長㊞〒

東京都高圧ガス保安協会
殿

東高保 会報 2024.6 VOL.677 号
東高保 会報 2024 6 VOL. 677 号

5優良製造保安責任者・優良販売主任者・優良従業員履歴書

履

歴

書

（フリガナ）
氏

名

生年月日
現 住 所

年

月

ＦＡＸ

高圧ガス関係（ 免 状 の 種 類 ）

⑵ そ

の

職

年

月

取得

年

月

歴（高圧ガスに関係あるもの）
年

賞

取得

他

（ 免 状 の 種 類 ）３

歳）

所有する免状
⑴

２

（

〒
電話

１

日

月から

年 月まで（年 月）（ 職 歴 ・ 職 務 ）罰上記のとおり相違ありません。
2024 年月日
氏名

東高保 会報 2024.6 VOL.677 号

6

東高保 会報 2024 6 VOL. 677 号㊞

優良運送業従業者推薦書
（フ リ

ガ ナ）

１

氏

名

２

生年月日（年令）

３

現
（フ

住
リ

所

ガ ナ）

４

所

属

５

略

歴

６

功 績 の 概 要７

過去における
受賞の有無

８

法令違反の
有

９

無

事故歴の有無(１０年以内)１０

推 薦 意 見東高保 会報 2024.6 VOL.677 号
東高保 会報 2024 6 VOL. 677 号

7優良運送業従業者推薦書履歴書

履

歴

書

（フリガナ）
氏

名

生年月日

年

現 住 所

月

（

歳）

〒
電話

１

日

ＦＡＸ

所有する免状（１）運送業関係（ 免 状 の 種 類 ）

（２）そ

の

職

賞

月

取得

年

月

歴（運送業に関係あるもの）
年

３

年

他

（ 免 状 の 種 類 ）
２

取得

月から

年 月まで（年 月）（ 職 歴 ・ 職 務 ）罰上記のとおり相違ありません。
2024 年月日
氏名

東高保 会報 2024.6 VOL.677 号

8

東高保 会報 2024 6 VOL. 677 号㊞

関東高圧ガス保安団体連合会だより

第 39 回 関 東 高 圧 ガ ス 保 安 大 会 の ご 案 内
関東高圧ガス保安団体連合会（関東 1 都 10 県）では、経済産業省関東東北産業保安監督部
後援のもと「第 39 回関東高圧ガス保安大会」を下記のとおり開催いたします。
この大会へご希望の方は、当日直接会場受付へお越しください。
記
１．日時： 2024 年 7 月 31 日(水)２．会場： さいたま新都心合同庁舎 １号館 2 階 講堂

13 時 30 分～16 時 30 分

埼玉県さいたま市中央区新都心１番地１ TEL. 048-600-3111（代表）
３．保 安 大 会： 13 時 30 分～15 時

さいたま新都心合同庁舎 １号館 2 階 講堂

・開会の辞
・経済産業省 関東東北産業保安監督部長 表彰授与式
・ 関東高圧ガス保安団体連合会会長 表彰授与式
・ 来賓祝辞・ 受賞者代表謝辞
・ 閉会の辞４．講演会： 15 時 30 分～16 時 30 分

・演 題

「輸送における脱炭素に向けた取組みと安全に向けた取組みについて」

・講 師

いすゞ自動車首都圏株式会社
CN 推進課
課長 加藤 正人 氏

※今年度は祝賀パーティーを開催します。
（場所時間：１号館１階 食堂 17 時～18 時 30 分）
５．問

合せ： 公益社団法人東京都高圧ガス保安協会
電話 03-3830-0252

担当 安藤
以 上

東高保会報
会報
2024 6 VOL.677
VOL. 677 号
東高保
2024.6号

9

【お知らせ】
昨年に引き続き、オンライン同時開催も実施致します。

【講 習】「第 1 回高圧ガス運送指導員等保安講習」開催のご案内

高圧ガス保安法第 27 条（従業員に保安教育を施す義務）による保安教育の一環として、
標記講習を下記のとおり実施いたします。貴事業所の保安教育としてご利用いただきたく、
ご案内申し上げます。なお、申込期間内でも定員に達したときは、締め切らせていただきます。
記
１．日時及び場所
2024 年 8 月 2 日（金） 全国家電会館 5 階講堂※受付開始：12 時 30 分 講習開始：13 時 10 分
２．行政からのお知らせ１「最近の高圧ガス保安行政の動向等について」
３．行政からのお知らせ２「高圧ガスの移動について」
４．講習内容「高圧ガス移動時の保安と事故事例」〒113-0034 文京区湯島 3-6-1

13 時 20 分～13 時 50 分
東京都環境局 環境改善部 環境保安課

13 時 50 分～14 時 20 分
警視庁 生活安全部 生活環境課 危険物対策係
14 時 30 分～16 時 00 分
大陽日酸株式会社

５．受講料及び受講申込方法
受

講

料

当 協 会 の 会 員 6,600 円
非会

員 9,900 円※受講料には、テキスト代及び消費税が含まれております。

会場講習の場合は下記申込書に必要事項をご記入のうえ、お申込みください。
申 込 方 法オンライン講習希望の場合は必ず当協会ホームページからお申し込み下さい。
受講料支払は、銀行振込でお願いします。振込詳細は、申込書をご参照ください。

申 込 期 限2024 年 7 月 19 日（金）会 場 定 員

140 名

申

込

先

〒113－0033

東京都文京区本郷 5-23-13

タムラビル 3 階

公益社団法人 東京都高圧ガス保安協会 電話 03-3830-0252 FAX 03-3830-0266

全国家電会館〒113－0034 東京都文京区湯島 3-6-1
Tel 03(3832)4291＜アクセス＞

宛先ＦＡＸ

0 3 - 3 8 3 0 - 0 2 6 6・東京メトロ 千代田線
「湯島」駅下車 5 番出口 徒歩 5 分
・東京メトロ 銀座線「末広町」駅下車 4 番出口 徒歩 6 分※駐車場はありません。

10

東高保
会報 20242024.6
VOL.677号
東高保 会報6 VOL.
677 号

宛先
Ｆ ＡＸ

公益社団法⼈＊講習会詳細情報は

東京都⾼圧ガス保安協会

こちらから➡

0 3 - 3 8 3 0 - 0 2 6 6会 場 講 習 受 講 申 込 書
太線の枠内を記⼊し、受講料（同⼀事業所で複数⼈受講時は⼀括納付可）をお⽀払のうえ、
お申込みください。該当項⽬に☑を⼊れてください。
【ご注意】Web で受講される⽅はこの⽤紙は使⽤せず、当協会 HP の⼊⼒フォームからお申込みください。

申し込み：2024 年

受 講※講習⽇当⽇は、本受講票を受付に提⽰してください。 番 号

事業所及び部署名
個⼈の場合「個⼈受講」☐会 員(№(〒

事業所所在地
もしくはご⾃宅の住所-

本欄には記⼊しないでください。

) ☐⾮会員)

電 話()
連絡⽤メールアドレス
姓（ フ リ ガ ナ ）⽒⽇「第 1 回⾼圧ガス運送指導員等保安講習」（ 8 ⽉ 2 ⽇(⾦)開催 ）講 習 の 種 類

会員・⾮会員の別

⽉

FAX
＠

(

)
名

名

・受理印を押印した受講票を返信しますので、FAX 番号は必ず記⼊してください。
・ご不明な点があれば電⼦メールでも対応します。→webmaster@tokyo-khk.or.jp
【

申

込

⽅

法

】

振込証 明 書 類 貼 付 欄

申込⽅法①本⾴をコピーする。
②太線内の必要事項を記⼊する。
③受講料を右欄の銀⾏に振り込む。

＊受講票送付後は、受講料は返⾦できま
せんのでご注意ください。

④振込明細書等の「振込証明書類」のコピーを左欄貼付欄に貼付する。
⑤本申込書を上記宛先に FAX する。

銀 ⾏ 振 込 先
三井住友銀⾏銀座⽀店
普通預⾦
⼝座番号：1477732
⼝ 座 名：公益社団法⼈
東京都⾼圧ガス保安協会＊振込⼿数料は、受講者負担でお願いします。

問い合わせ先公益社団法⼈東京都⾼圧ガス保安協会〒113-0033
⽂京区本郷5−23−13
タムラビル3 階
電 話 03-3830-0252
Ｆ Ａ Ｘ 03-3830-0266

この申込みで収集しました個⼈情報は、この講習の受付確認等の保安講習に関連した情報提供に使⽤します。

東⾼保
会報 20242024.6
VOL.677号
東高保 会報6 VOL.
677 号

11

講 習

「2024 年度 第１回 冷凍・空調事業所保安講習」開催のご案内<会場講習・Web 講習 同時開催>

冷凍空調施設の保安管理やフロン漏えい防⽌管理について、基本的な事項や具体的な事例に即した講義を⾏います。
冷凍空調施設の運転・管理担当者及びその関係者を対象としていますが、新⼊社員や新任担当者の⽅にも受講をお勧めします。
なお、本講習は⾼圧ガス保安法第 27 条に基づく保安教育の⼀環として実施しています。

冷凍空調事業所保安講習会の実施要領
１⽇時

２０２４年９⽉１７⽇(⽕)
・会場受付１３時〜

２

場

所

３

講 習 会

４

受 講 料

５

会場定員

６

申込期限

・講習時間 １３:３０〜１６:００

全国家電会館 5 階講堂

⽂京区湯島 3-6-1

案内図(下図)参照①東京都からのお知らせ
東京都環境局環境保安課
仮題：「最近の⾼圧ガス保安⾏政の動向等について」

13：40〜
14：25②保安講習
東京都⾼圧ガス保安協会
仮題：「冷凍空調施設の保安管理ついて」

14：40〜
16：00

会員：３,９００円 ⾮会員：６,６００円
１４０名※テキスト代、消費税込み※定員に達したときは申込期限前でも締め切らせていただきます。

９⽉６⽇（⾦）７ 申込⽅法 ①会場受講：別記申込書に記⼊のうえ、受講料の振り込みが確認できる書類の写しを添えて Fax で申し込む。
②Web 受講：当協会 HP の講習会情報の⼊⼒フォームに⼊⼒し、受講料の振り込みが確認できる書類の写し(PDF)を添えて送信する。
https://www.tokyo-khk.or.jp/seminar/①会場受講：申込書内容、受講料の振り込みを確認しだい、受講票をFAX
８ 受講票等
送信します。テキストは会場で配付します。
の配付②Web 受講：会場受講と同様の確認をおこない、講習⽇の約⼀週間前に Web
受講⽤ URL をメールで⼀⻫送信します。テキストは郵送します。
９ 問合せ先 〒113−0033 東 京 都 ⽂ 京 区 本 郷 5-23-13 タ ム ラ ビ ル 3Ｆ
公益社団法⼈東京都⾼圧ガス保安協会 Tel 03-3830-0252 Fax 03-3830-0266※講習の演⽬や時間割は⼀部変更になる場合があります。
※領収証の発⾏について：会場受講の⽅は当⽇受付でお渡しします。Web 受講の⽅は、講習⽤テキストと同封して事前に郵送します。

全国家電会館〒113−0034

東京都⽂京区湯島 3-6-1
Tel 03(3832)4291＜アクセス＞
・東京メトロ 千代⽥線
「湯島」駅下⾞ 5 番出⼝
徒歩 5 分
・東京メトロ 銀座線「末広町」駅下⾞ 4 番出⼝ 徒歩 6 分※駐⾞場はありません。
東⾼保12

会報 2024.6

VOL.677 号

東高保 会報 2024 6 VOL. 677 号

宛先
ＦＡＸ

公益社団法⼈＊講習会詳細情報

東京都⾼圧ガス保安協会

はこちらから➡

0 3 - 3 8 3 0 - 0 2 6 6

受 講 申 込 書 兼 受 講 票
太線の枠内を記⼊し、受講料（同⼀事業所で複数⼈受講時は⼀括納付可）をお⽀払のうえ、

お申込みください。該当項⽬に☑を⼊れてください。

【ご注意】Web で受講される⽅はこの⽤紙は使⽤せず、当協会 HP の⼊⼒フォームからお申込みください。

申し込み：2024 年

会場受講者⽤

受 講

☐会

(〒

事業所所在地
もしくはご⾃宅の住所

電 話) ☐⾮会員

員(№
-

)

(

)

連絡⽤メールアドレス
姓（ フ リ ガ ナ ）⽒

本欄には記⼊しないでください。

2024 年度第１回 冷凍空調事業所保安講習

講 習 の 種 類

会員・⾮会員の別⽇

番 号※講習⽇当⽇は、本受講票を受付に提⽰してください。
事業所及び部署名
個⼈の場合「個⼈受講」

⽉

FAX
＠

(

)

名

名

・受理印を押印した受講票を返信しますので、FAX 番号は必ず記⼊してください。
・ご不明な点があれば電⼦メールでも対応します。→webmaster@tokyo-khk.or.jp【 申 込 ⽅ 法 】
振込証明書類貼付欄

申 込 ⽅ 法銀 ⾏ 振 込 先

①本⾴をコピーする。
②太線内の必要事項を記⼊する。
③受講料を右欄の銀⾏に振り込む。
＊受講票送付後は、受講料は返⾦できませんのでご注意ください。
④振込明細書等の「振込証明書類」のコピーを左欄貼付欄に貼付する。
⑤本申込書を上記宛先に FAX する。

三井住友銀⾏銀座⽀店
普通預⾦
⼝座番号：1477732
⼝ 座 名：公益社団法⼈
東 京都⾼圧ガス保安協会＊振込⼿数料は、受講者負担でお願いします。

問い合わせ先公益社団法⼈東京都⾼圧ガス保安協会〒113-0033
⽂京区本郷 5−23−13
タムラビル 3 階
電 話 03-3830-0252
Ｆ Ａ Ｘ 03-3830-0266

この申込みで収集しました個⼈情報は、この講習の受付確認等の保安講習に関連した情報提供に使⽤します。

東⾼保

会報 2024.6

VOL.677 号

東高保 会報 2024 6 VOL. 677 号

13【お知らせ】
昨年に引き続きオンライン同時開催も実施致します。

【講 習】「高圧ガス販売事業者保安講習」開催のご案内
高圧ガス保安法第 27 条（従業員に保安教育を施す義務）による保安教育の一環として、
標記講習を下記のとおり実施いたします。貴事業所の保安教育としてご利用いただきたく、
ご案内申し上げます。なお、申込期間内でも定員に達したときは、締め切らせていただきます。
記

１．日時及び場所
2024 年 9 月 25 日（水）全国家電会館 5 階講堂〒113-0034 文京区湯島 3-6-1
受付開始：12 時 30 分
講習：13 時 10 分～16 時 00 分
２．行政からのお知らせ「最近の高圧ガス保安行政の動向等について」

13 時 10 分～13 時 50 分
東京都環境局 環境改善部 環境保安課

３．講習内容「高圧ガスの取り扱い等について・高圧ガスの事故事例について」14 時 00 分～16 時 00 分
大陽日酸株式会社
４．受講料及び受講申込方法
受

講料

申 込 方 法申 込 期 限会 場 定 員申込

先当 協 会 の 会 員 6,600 円
非会
員 9,900 円※受講料には、テキスト代及び消費税が含まれております。

会場講習の場合は下記申込書に必要事項をご記入のうえ、お申込みください。
オンライン講習希望の場合は必ず当協会ホームページからお申し込み下さい。
受講料支払は、銀行振込でお願いします。振込詳細は、申込書をご参照ください。
2024 年 9 月 10 日（火）140 名
〒113－0033
東京都文京区本郷 5-23-13
タムラビル 3 階
公益社団法人 東京都高圧ガス保安協会 電話 03-3830-0252 FAX 03-3830-0266

全国家電会館〒113－0034 東京都文京区湯島 3-6-1
Tel 03(3832)4291＜アクセス＞
・東京メトロ 千代田線
「湯島」駅下車 5 番出口 徒歩 5 分
・東京メトロ 銀座線「末広町」駅下車 4 番出口 徒歩 6 分※駐車場はありません。
東高保14

会報 2024.6

VOL.677 号

東高保 会報 2024 6 VOL. 677 号

宛先
ＦＡＸ

公益社団法⼈＊講習会詳細情報は

東京都⾼圧ガス保安協会

こちらから➡

0 3 - 3 8 3 0 - 0 2 6 6会 場 講 習 受 講 申 込 書

太線の枠内を記⼊し、受講料（同⼀事業所で複数⼈受講時は⼀括納付可）をお⽀払のうえ、
お申込みください。該当項⽬に☑を⼊れてください。
【ご注意】Web で受講される⽅はこの⽤紙は使⽤せず、当協会 HP の⼊⼒フォームからお申込みください。

申し込み：2024 年

受 講※講習⽇当⽇は、本受講票を受付に提⽰してください。 番 号

事業所及び部署名
個⼈の場合「個⼈受講」☐会 員(№(〒

事業所所在地
もしくはご⾃宅の住所-

本欄には記⼊しないでください。

) ☐⾮会員)

電 話()
連絡⽤メールアドレス
姓（ フ リ ガ ナ ）⽒

⽇「⾼圧ガス販売事業者保安講習」（ 9 ⽉ 25 ⽇(⽔)開催 ）講 習 の 種 類

会員・⾮会員の別

⽉

FAX
＠

(

)
名

名

・受理印を押印した受講票を返信しますので、FAX 番号は必ず記⼊してください。
・ご不明な点があれば電⼦メールでも対応します。→webmaster@tokyo-khk.or.jp

【

申

込

⽅

法

】

振込証 明 書 類 貼 付 欄

申込⽅法

銀 ⾏ 振 込 先

①本⾴をコピーする。
②太線内の必要事項を記⼊する。
③受講料を右欄の銀⾏に振り込む。

＊受講票送付後は、受講料は返⾦できま
せんのでご注意ください。

④振込明細書等の「振込証明書類」のコピーを左欄貼付欄に貼付する。
⑤本申込書を上記宛先に FAX する。

三井住友銀⾏銀座⽀店
普通預⾦
⼝座番号：1477732
⼝ 座 名：公益社団法⼈
東京都⾼圧ガス保安協会＊振込⼿数料は、受講者負担でお願いします。

問い合わせ先公益社団法⼈東京都⾼圧ガス保安協会〒113-0033
⽂京区本郷5−23−13
タムラビル3 階
電 話 03-3830-0252
Ｆ Ａ Ｘ 03-3830-0266

この申込みで収集しました個⼈情報は、この講習の受付確認等の保安講習に関連した情報提供に使⽤します。
東高保

会報 2024.6

VOL.677 号

東高保 会報 2024 6 VOL. 677 号

15

講習

2024 年度 講習会開催予定
講習会の概要をまとめたリーフレットを当協会ホームページにアップしましたのでご活用ください。
講習日程
8月
9月

10 月

11 月

12 月

類

定員(名)

講習会場＊

２日(金)

第 1 回高圧ガス運送指導員等保安講習

140

全国家電会館17 日(火)第 1 回冷凍・空調事業所保安講習

140

全国家電会館25 日(水)高圧ガス販売事業者保安講習

140

全国家電会館

5 日(土)

国家試験対策講習（第三種冷凍機械 法令の講習）30

全国家電会館11 日(金)高圧ガス消費者保安講習（東京都・溶材協同組合と共催）

500

都庁大会議場

30 日(水)第 2 回高圧ガス運送指導員等保安講習

140

全国家電会館

8 日(金)

6 日(金)

6 日(木)
2025 年
2月

3月

検定日
23 日(日)

講

習

の

種

冷凍空調工事保安管理者講習（基礎講習、付加講習 ）冷凍空調工事保安管理者講習（保安確認講習、検定試験）
化学物質管理者講習

基 礎 80付 加 35
保 安 35
検 定 80

東京セミナー学院
東京セミナー学院

140

全国家電会館

200

全国家電会館

第三種冷凍機械講習（2024 年度下期）
オンライン講習日：1 月 20 日（月）～2 月 9 日（日）検定日：2 月 23 日（日）４日(火)高圧ガス製造者・貯蔵所所有者保安講習

140

全国家電会館12 日(水)第 2 回冷凍・空調事業所保安講習

260

タワーホール船堀（注 1）各講習とも定員になり次第締め切りますので、お早めにお申し込みください。
（注 2）ゴシック体の講習は、「高圧ガス製造保安責任者試験」に係る資格講習です。高圧ガス保安協会（KHK）での申込みになります。KHK のホームページから申込みください。
※講習によっては、今後の新型コロナウィルス感染症の拡大に伴い、オンライン講習又は定員及び会場が変更になる可能性があります。なお、変更が決まりましたらホームページでもお知らせしますが、東京都高圧ガス保安協会までご確認ください。

協会ＨＰ・ＱＲコード

16

東高保 会報 2024 6 VOL. 677 号

２０２３年度 高圧ガス輸入検査の結果
１． 高圧ガス輸入検査の受付件数
図１に受付件数の経緯を記します。2021 年度は、盛り返しましたが、その後は減少に転じ今年度は特に減少が顕著となり前年度より１０５件減少しました。
また、収益も 9,478 千円となり 10,000 千円を割り込みました。（前年度 12,097 千円）

２．高圧ガス輸入検査の内訳
図２は液化・圧縮ガスの比率を記しています。例年通り液化ガスが大半を占めており
圧縮ガスの割合はわずか５%です。

東高保
会報
2024.6
VOL.677
号
東高保
会報
2024
6 VOL.
677 号

17

図３はコンテナとシリンダーの比率を記しています。91％がコンテナでシリンダーは9％です。昨年度よりシリンダーの比率は若干上昇しました。

図４は検査場所（陸揚げ地）を記しています。大井 2 号が 56％を占め、４号、7 号、フレートセンターと続き大井地区で 90％を占めています。その他の地域は僅か 12％です。
また、エアカーゴは 7 件となりました。

18

東高保
会報会報
2024
6 VOL.
677 号
号
東高保
2024.6
VOL.677

図５に充填国別の比率を記しています。1 位が中国の 44%で前年の 51%から減少しました。2 位はアメリカで 27%、この 2 か国で全体の 71％を占めています。３位はヘリウム産出国のカタールの 17％です。
件数では中国が 178 件となり前年比－82 件(260 件→178 件)と大幅に減少しました。
アメリカも 107 件と前年比－30 件(137 件→107 件)となりました。一方前年に実績のなかった韓国から 25 件の輸入が発生しました。
また、オランダから 1 件の輸入がありました。

図６にガス種別の比率を示します。ヘリウム、の割合が若干増加(33%→39%)する一方、
Ｒ-22 等のフロン関係が減少していますが比率としてはほぼ前年と同水準となりました。
件数ではヘリウムは 158 件となり－8 件(165 件→158 件)と微減となりましたが、R-22
は－41 件(166 件→125 件)と大幅減少となりました。
炭酸ガスも 12 件となり半減しました。

東高保
会報会報
2024
6 VOL.
677 号
号
東高保
2024.6
VOL.67719

３． 高圧ガス輸入検査のガス量
図７に輸入ガスの数量を示します。昨年より全体の輸入量は減少しています。輸入件数
は 506 件→401 件と約２０％減少しましたが、数量は 12692t→7478t と約 40％減少しました。フロン類の減少が影響したためだと考えられます。
圧縮ガスは例年通り、僅かな数量となりました。

20

東高保
会報会報
2024
6 VOL.
677 号
号
東高保
2024.6
VOL.677

フロン対策特集！
行政情報「令和５年度 フロン対策に関する都の取組と立入指導状況等について」～東京都環境局～
令和５年度のフロン対策講習会で、都の取組と立入指導状況ついて説明があり、その中で、『立入指導事例』『フロン排出抑制法の検挙事例』の説明がありました。各事例を知ることで、有効な対策が講じられ、同様の事を繰り返さないフロンの適正処理を行う上でも重要です。
今後の取組対応の参考になればと思い、一部抜粋し紹介いたします。

東高保VOL. 677号号
東高保 会報会報20242024.66 VOL.677※RaMs：冷媒管理システム21

【立入指導事例】
1. 事業所への立入指導事例（機器使用時）※第一種特定製品とは、業務用の空調機器・冷凍冷蔵機器であって冷媒としてフロン類が使われているものを指します。

22

東高保
VOL. 677号号
東高保 会報会報20242024.66 VOL.677

東高保
VOL. 677号号
東高保 会報会報20242024.66 VOL.677

23

24

東高保 会報会報20242024.66 VOL.677
東高保
VOL. 677号号

東高保 会報
会報20242024.66 VOL.677
東高保
VOL. 677号号

25

26

東高保
VOL. 677号号
東高保 会報会報20242024.66 VOL.677

東高保
VOL. 677号号
東高保 会報会報20242024.66 VOL.677

27

28

東高保 会報会報20242024.66 VOL.677
東高保
VOL. 677号号

フロン対策特集！
〜⾼圧ガスの相談室〜

フロン排出抑制法に基づく冷凍設備の点検業務について教えてください。
《回 答》
フロン排出抑制法（正式名称は「フロン類の使⽤の合理化及び管理の適正化に関する法律」）は平成 13 年に次の⽬的を達成するために制定された法律です。

【フロン排出抑制法の⽬的】
１．オゾン層を破壊し⼜は地球温暖化に深刻な影響をもたらすフロン類の⼤気中への排出を抑制すること
２．フロン類の使⽤の合理化及び特定製品に使⽤されるフロン類の管理の適正化に関する指針並びにフロン類及びフロン類使⽤製品の製造業者等並びに特定製品の管理者の責務等を定めること。
３．フロン類の使⽤の合理化及び特定製品に使⽤されるフロン類の管理の適正化のための措置等を講じ、もって現在及び将来の国⺠の健康で⽂化的な⽣活の確保に寄与するとともに⼈類の福祉に貢献すること。
【2019 年改正の概要】
機器廃棄時のフロン回収率向上のため、関係者が相互に確認・連携し、ユーザーによる機器の廃棄時のフロン類の回収が確実に⾏われる仕組みを設けるため、2019 年にフロン排出抑制法の改正が⾏われ、2020 年 4 ⽉ 1 ⽇より施⾏されています。

【改正フロン排出抑制法のポイント】
10 年以上 4 割弱で低迷していた廃棄時回収率向上のため、令和元年 6 ⽉には機器廃棄時にユーザーがフロン回収を⾏わない違反に対する直接罰の導⼊等、抜本的な対策を講じる改正を⾏いました（令和 2 年 4 ⽉ 1 ⽇施⾏）。
（ポイント内容）① 廃棄する際の規制を強化
機器の廃棄時には、フロン回収が必須です。機器を廃棄する際には、必ず充填回収業
者にフロン類の回収を依頼しなければなりません。充填回収業者に引き渡さず機器を廃棄すると、直接罰（50 万円以下の罰⾦）が適⽤されます。フロン類の回収を依頼する
際、回収依頼書・委託確認書を交付しなければならず、引取証明書も合わせて 3 年間の保存が必要です。
② 点検記録簿の保存期間延⻑
機器廃棄時の書類は、廃棄（フロン類の引渡完了後）3 年間の保存が必要です。
違反すると 30 万円以下の罰⾦が科せられます。
機器点検の記録は、設置時から廃棄簿も 3 年間保存していなければなりません。
③ 罰則強化
機器を廃棄の際フロン類を回収しないと即座に罰⾦（50 万円以下の罰⾦）が科せられます。違反⾏為があった場合、⾏政指導などを経ることなく、即座に直接罰の適⽤対象となります。充填回収業者にフロン類の回収を依頼する際、回収依頼書・委託確認書を交付しなければならず、これを交付しない、または虚偽記載して交付すると、直接罰（30 万円以下の罰⾦）が適⽤されます。
④ 冷凍設備の点検の義務化「フロン排出抑制法」では、「管理者の判断基準」として遵守しなければならない重要事項として、点検があります。これには、簡易点検と定期点検の⼆種類があります。
これらのことについての詳細を⽰します。なお前提として、「全ての機器１台ごとに点

東高保 会報 2024 6 VOL. 677 号

29

検・整備記録簿をつけ、その記録簿に記録・保存しなければならない」ということがあります。点検・整備記録簿はフロン排出抑制法の改正により令和 2 年 4 月以降、機器を廃棄してからも 3 年間の保存が義務づけられます。点検・整備記録簿が未作成の場合は早急に作成が必要です。
【フロン排出抑制法】
簡易点検 すべての第一種特定製品（業務用冷凍空調機器）において、３カ月に１回以上の簡易点について 検が義務付けられています。
エアコンの場合
異常音並びに外観の損傷、磨耗、腐食、錆などの劣化。油漏れ並びに熱交換器への霜の内
容 付着の有無など。
冷凍冷蔵機器の場合
上記の内容と、貯蔵または陳列する場所の温度など。
実施方法

３カ月に１回以上で、管理者自身がその技術などに応じた範囲で自ら行うことでも可能。

記録事項

基本事項
①管理者氏名または名称、法人にあっては実際管理に従事する方の氏名含む。
②機器の所在および機器を特定するための情報。
③初期充塡量（機器に充塡されているフロンの種類およびその量、設置時の現場充塡量
を含む）
。

点検に関
する事項

簡易点検を行った旨（チェック項目など）、点検年月日。

① 定期点検の対象機器と頻度
製品区分
圧縮機の定格出力
点検頻度
冷蔵機器及び冷凍機器
7.5kW 以上
1 年に 1 回以上
エアコンディショナー
50kW 以上
1 年に 1 回以上
7.5kW 以上 50kW 未満
3 年に 1 回以上※圧縮機の定格出力とは、基本的には圧縮機を駆動する電動機の定格出力をいうが、ガスヒートポンプエアコン等、圧縮機の駆動に内燃機関（エンジン）を用いる機器については、当該内燃機関の定格出力をいう。
輸送用冷凍冷蔵ユニットのうち、車両その他の輸送機関を駆動する内燃機
関により輸送用冷凍冷蔵ユニットの圧縮機を駆動するものについては、
当該内燃機関の定格出力のうち当該圧縮機を駆動するために用いられる定期点検出力をいう。
※複数の圧縮機がある機器の場合、冷媒系統が同じ（複数の圧縮機が同じ冷について媒配管により接続されている場合）であれば合算して判断する。
例えば、ひとつの冷媒系統に２台の圧縮機が使われている場合は、２台合計の定格出力で判断する。
② 定期点検の実施者（十分な知見を有する者）
機器の専門点検は第一種フロン類充塡回収業者に委託するなど、十分な知見を有する者が自ら行うか、立ち会うことが必要。
※参照：東京都フロン類充塡回収業者登録一覧
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/safety/cfc/collection_trader/roster/③内容と実施方法
機器の異音、外観検査を行う。
漏えい箇所が概ね特定できる場合は、直接法（発泡液法、電子式漏えいガス検知装置
法、蛍光剤法など）により行う。その他の場合は、間接法（蒸発圧力などが平常運転時に比べ、異常値となっていないかを、計測器などを用いる）により行う。直接法と間接法を組み合わせた方法により行う。

30

東高保 会報 2024 6 VOL. 677 号

フロン対策特集！

点

の

。

量

置
転
と

東高保 会報 2024 6 VOL. 677 号

31

32

東高保 会報 2024 6 VOL. 677 号

東高保 会報 2024 6 VOL. 677 号

33

34

東高保 会報 2024 6 VOL. 677 号

東高保 会報 2024 6 VOL. 677 号

35

保 安

事 故 事 例

酸素充填設備の安全弁の破損
発生日時

2018 年 4 月 5（木）14 時 30 分

発生場所

三重県

発生施設

酸素充填設備

災害現象

火災

取扱状態

定期自主検査時

事故概要【事故状況】
酸素充填設備の定期自主検査で、酸素を使用した気密試験中に、断熱圧縮により安全弁内部が高温になり、弁体のシート材が溶融または燃焼した
ため、酸素が弁体部分から高速で漏えいし、その際に火炎が生じた。安全
弁内部で生じたこの火炎によって安全弁が加熱されて貫通孔が開き、破損した。このとき、この安全弁に放出配管の取付け作業をしていた検査員 1
名が火傷を負った。
以下、事故の概要を時系列で記す。
4月4日
協力会社の検査員（以下「検査員」という。
）は、酸素充塡設備の配管に設けた安全弁の作動検査を実施し、作動試験に合格した後、所定の位置に
取付けた。
4月5日
13 時 30 分頃 検査員は、主配管の気密試験を開始した。試験に使用する
気体は、酸素を用いた。試験圧力は、主配管の常用の圧力である 19.
6MPa とした。
14 時 15 分頃 検査員は、安全弁の取付け部から、漏えいがあることを認めたため、安全弁の元弁を閉めて、安全弁を取外し、目視で確認したところ、取付け部の底部に異物を確認した。
検査員は、有機溶剤（浸透探傷試験に用いる洗浄剤。成分は n－ヘプタ
ンとメチルシクロヘキサンの混合物。
）を染み込ませたウエスで異物を除去した後、乾いたウエスで有機溶剤を除去した。
14 時 25 分頃 検査員は、安全弁を取付けた後、安全弁の元弁を開け、安全弁の取付け部から漏えいがないことを確認した後、安全弁の放出口に放出配管を取付ける作業に取り掛かった。
放出配管を取付ける作業中に、検査員は安全弁の放出口上部のケーシン
グが、赤く光っていることに気が付いた。その直後、安全弁が破損した。
その際に検査員は、右の掌に火傷を負った。安全弁の元弁を開いてから安全弁が破損するまでの時間は、検査員の感覚と 安全弁の元弁を開いた後の作業状況から、1 分以上が経過していた。
【事故発生原因】
事故後の安全弁の破損状態は下記のとおりであり、写真を図 1 に示す。
（1）安全弁の弁体（SUS304）は、破損が見られなかった。
東高保36

会報 2024.6

VOL.677 号

東高保 会報 2024 6 VOL. 677 号

（2）安全弁のケーシング（CAC406（BC6））は、放出口上部に貫通孔が生じていた。
（3）安全弁のばね箱（CAC406（BC6））は、下方（ケーシン
グに近い側）で破断していた。
（4）安全弁の弁体のシート材（ポリアミドイミド）は、焼失していた。
また、 材料の融点は、SUS304
が 1,500 ° C 程度、CAC406（BC6）が 1,010°C 程度、ポリアミドイミドが 300°C 程度である。
事故が発生した安全弁周辺について、放出配管、安全弁、安全弁の元弁などの位置関係を、図 2 に示す。安全弁の破損状態から、事故発生までの流れは、次のように推定される。
1. 検査員は、安全弁の取付け部から漏えいしているとわかったときに、安全弁の元弁を閉め、安全弁を取外し、異物の確認と除去を行った後、この安全弁を再度取付けた。このとき、検査員は事業所に漏えいがあったことを報告しなかった。
2. 検査員は、安全弁を取付けた後、検査手順としてルールになっていた
主配管の脱圧を事業所に行わせることなく、安全弁の元弁を開けた。安
全弁と安全弁の元弁の間には、継手しかないため、安全弁の元弁を開けることにより、主配管内の高圧酸素（圧力 19.6MPa）が、 元弁上部の継手部分及び安全弁の弁体内部という小さい空間（1.6mL 程度）に流れ込んだ。この空間の圧力が大気圧から 19.6MPa まで急激に圧力が上昇したため、断熱圧縮が起こり、安全弁の弁体内部が温度上昇した。
3. 断熱圧縮による温度上昇のため、安全弁の弁体のシート材（材質はポリアミドイミド）が溶融または燃焼して、弁体から微小漏えいが発生し、東高保

会報 2024.6

VOL.677 号

東高保 会報 2024 6 VOL. 677 号

37

その漏えいは経時的に拡大した。なお、検査員が異物の除去に使用した有機溶剤が残留していた場合は、その有機溶剤が先に燃焼し、弁体のシート材の溶融または燃焼を促進した可能性がある。
4. 弁体から漏えいした酸素ガスが高速で流れ、弁体付近がさらに高温となって火炎が発生し、その火炎が漏えいした酸素とともに安全弁の放出
口上部を内部から加熱し、ケーシングに貫通孔を生じさせた。
5. 上記 4．と並行し、安全弁のばね箱下部も内部から加熱され、弁体付近で発生していた火炎がばね箱下部を加熱し、溶融によりばね箱下部が減肉した。
6. 弁体部分から噴き出していた酸素の圧力が減肉したばね箱下部を破断させ、結果的に安全弁を破損させた。
事業者は、安全弁、安全弁放出配管、主配管について、分析、観察を行
い、次のことを確認した。
（1）安全弁のばね箱の破断部の約 3/4 周範囲は溶融して減肉していた。
残りの約 1/4 周範囲には破面がみられる（図 3）。
（2）安全弁のばね箱について、マクロ破面とミクロ破面の観察を行った結果を図 4に示す。マクロ
破面には全体的に凹凸が見られた。ミクロ破面観察では、破面の全域が滑らかなであり、破面が溶融していると見られる。
（3）主配管について、残留油分の分析を行ったが、油分は検出されなかった。
東高保

38

会報 2024.6

VOL.677 号

東高保 会報 2024 6 VOL. 677 号

（4）主配管と放出配管について、内視鏡を用いた内面の観察を行ったが、健全な配管の内部と比べて、特に異常は確認されなかった

的 被 害

以上のことから、事故発生原因として、次の 2 つが挙げられる。
① 事業所が、気密試験に係る協力会社の現場作業を、適切に監督していなかった。
② 協力会社の検査員が、漏えいを確認したときに行う必要があった事業所への報告を行わず、かつ、検査手順上で必要な主配管の脱圧を行わず、安全弁の検査を行った。
【再発防止対策】（1）事業所は検査を協力会社に任せていた部分が多く、報告、連絡が十分ではなかった。再発防止対策として、事業所は検査の監督を強化し、協力会社との指示命令系統および連絡体制を明確化した。特に気密検査を実施する際は、事業所の立会を必須とした。
（2）気密検査時に漏えいを確認したときは、必要な個所の脱圧（例えば、今回の漏えい個所であれば、主配管の脱圧）を行い、その後に漏えいした個所の措置を行うことを徹底した。
（3）事業所は、安全弁の内部が高温になったときの再発防止対策として、高圧酸素の配管に設置する安全弁の弁体は、樹脂を含まない金属製の弁体に変更した。

軽傷 1 名、物的被害：約 1,500,000 円（安全弁、元弁などの破損、他）

バルブ操作をゆっくり行うことは、高圧ガスの関係者であれば広く一般知識として知られている。しかし、高い圧力を保持しているバルブを開いた先の空間が狭いと、どれだけゆっくりとバルブ操作を行っても、急激な圧力上昇が避けられないため、ガスの断熱圧縮による温度上昇の危険性があることを認識する必要がある。
 酸素などの支燃性ガスが断熱圧縮する危険性がある箇所に、樹脂などの耐熱温度が低い部品が存在すると、断熱圧縮による温度上昇で耐熱温度の低い部品が発火する危険性があることを認識する必要がある。
 気密試験は、空気などの危険性のない気体によって行うことが原則である。検査の状況によって危険性がないと判断される場合は、当該の高圧ガス設備に貯蔵または処理されているガスを使用して行うことができる。しかし、この場合は、使用するガスの特性を踏まえ、特に安全に配慮して実施する必要がある。


教

訓



発熱、燃焼の恐れがあるため、酸素が通る配管や弁、設備には油や有機溶剤などの発火性の物質を用いてはならない。

（出典：高圧ガス保安協会「高圧ガス事故概要報告」2018-113 より引用）

東高保

会報 2024.6

VOL.677 号

東高保 会報 2024 6 VOL. 677 号

39

ヒヤリハットからはじめよう
内
状

！

容

冷媒配管の点検の不徹底と塩害による腐食の進行

況

海際のビルの屋上に設置したＲ22 冷凍設備の空冷凝縮器のフィンを清掃中、腐食が進み剥離してしまう部分が見受けられたので、冷媒配管を点検したとこ
ろ、指で押せばへこみそうなほど腐食が進行している部分があった。

想
定
され る
事 故等

・熱交換の効率低下による安全装置の作動・冷媒配管からの冷媒ガスの漏えい

概略 図

対 策

・塩害を考慮した機器の選定

・塩害にポイントをおいた点検マニュアルの作成と徹底（出典：東京都環境局「ヒヤリハットからはじめよう高圧ガス事業所の自主保安活動」【事例-38】より）

東高保

40

会報 2024.6

VOL.677 号

東高保 会報 2024 6 VOL. 677 号

委○
員○
会○
等○
開○
催○
報○
告
○

協会だより

○ 第⼀回⾼圧ガス地域防災委員会
⽇ 時：2024 年 5 ⽉ 13 ⽇（⽉）14：00〜16：00 場 所：全国家電会館
議 題：2024 年度⾼圧ガス防災訓練、等○ 広報委員会
⽇ 時：2024 年 5 ⽉ 17 ⽇（⾦）15：00〜17：00 場 所：協会会議室
議 題：会報 6 ⽉号編集の件 他○ 第 60 回通常総会
⽇ 時：2024 年 5 ⽉ 22 ⽇（⽔） 15：00〜16：15
場 所：全電通労働会館 2 階多⽬的ホール
議 題：2023 年度事業報告・決算、役員改選、2024 年度事業計画（案）事業予算（案）
５⽉

８⽇
10 ⽇
17 ⽇
28 ⽇

◎協会⽇誌（2024 年 5 ⽉ 1 ⽇〜5 ⽉ 31 ⽇）
東京都⾼圧ガス溶材協同組合⻄部⽀部総会
東京都⾼圧ガス溶材協同組合北部⽀部総会
東京都⾼圧ガス溶材協同組合総会
東京都冷凍空調設備協会総会◎新規⼊会会員（2024 年）
1.⼀般ガス事業所
事業所名
⼊会⽉
〒
No.
1
株式会社巴商会メディカルサービス部
5⽉
144-0033

所在地
東京都⼤⽥区東糀⾕ 2-2-2～ 訂 正～

5 ⽉ Web 版増刊号に掲載しました東京都だより「令和 6 年 4 ⽉ 1 ⽇付東京都⼈事異動」内容に誤記がありましたので、訂正いたします。 （誤）転⼊者⽒名（正）⽒ 名〜 協会からのお願い〜□社名変更等があったときのご連絡協会会報･講習案内等の郵便物を確実にお届けするため、社名変更等、下記枠内の事項に変更があったときは、お⼿数ですが、事務局まで FAX にてお知らせください。
なお、FAX ⽤紙は、当協会ホームページ（www.tokyo-khk.or.jp）の「⼊会案内」の中に掲載しています「会員情報内容変更通知書」をダウンロードし、ご使⽤ください。
⼜は、下記事項を記載し FAX してください。
FAX 番号：０３−３８３０−０２６６
通知お願いの変更事項① 社名変更② 住所(表⽰) 変更(〒)③ 電話･FAX 番号変更
④ 冷凍能⼒変更⑤ 組織名称変更⑥ 担当者異動⑦ その他□新規⼊会勧誘のお願い

当協会では⾼圧ガス等に関する豊富な知識と経験を有するスタッフにより、会員皆様に重要かつ有意義な情報のご提供やご相談業務を⾏っています。
すべての⾼圧ガス関係事業者が当協会に⼊会され、⾼圧ガスによる事故の未然防⽌対策及び⾃主保安体制の構築に取り組まれることを協会あげてご⽀援していきたいと思います。
協会は、安全と安⼼のある社会を創造するために、⾼圧ガスを取り扱う事業者の⾃主保安活動をサポートします。ぜひ皆様⽅のまわりに未⼊会の⽅がいらっしゃいましたら、⼊会をお勧めくださるようお願い申し上げます。
東⾼保

会報 2024.6 VOL.677 号

東高保 会報 2024 6 VOL. 677 号

41

協○
会○
か○
ら○
の○
ご○
案○
内
○

測定機器の貸出しについて協会では、以下の測定機器の貸出しを行っています。利用されたい方は、当協会の担当者（小石川）にお問い合わせの上、お申込みいただくようお願いします。

■測定器の種類及び保有台数（１） 理研簡易ガスリークチェッカー SP-220F（フロンガス用） 5 台※詳細な情報は、理研ＨＰをご参照ください。
https://www.rikenkeiki.co.jp/（２）PD51 形 重錘型圧力計 長野計器製

4台※収納 BOX（寸法 400W×615L×350H 重量約 9kg 総重量は 25kg 位です）
※詳細な情報は、長野計器ＨＰをご参照ください。
https://products.naganokeiki.co.jp/products/265.html■貸出し条件（１）貸出し料金
会員：無料
非会員：3,000 円（２）貸出期間①理研簡易ガスリークチェッカー
1 週間
2 週間
②PD51 形 重錘型圧力計※重量がケースを含めて 25kg 近くありますので、運搬は車でないと無理です。
東高保42

会報 2024.6

VOL.677 号

東高保 会報 2024 6 VOL. 677 号

東京都高圧ガス保安協会発行図書のご案内
書籍等の購入申込は、当協会ホームページ（https://www.tokyo-khk.or.jp/sale/）をご確認ください。
10mm

パターン① C60、Y60

2024 年度版発売中！
背 12.5 ｍｍ設定

パターン② C50、M30

80％

2024

2024

Ⅱ

2024

3,410 円（本体 3,100 円＋税 10％）2024
3,630 円（本体 3,300 円＋税 10％）

2024

2024

1

定 価 ３，４１０円（税込み、送料別）
会員価格 ３，１００円（税込み、送料別）
購入冊数：部
29101402 冷凍機械責任者試験問題と解説H1-4.indd 1

2024/03/18 12:29

定 価 ３，６３０円（税込み、送料別）
会員価格 ３，３００円（税込み、送料別）
購入冊数：部
2024/03/18 12:36「支払証明書」貼付場所
購入方法（太線内を記入する。
）
１．上記金額を三井住友銀行銀座支店（口座名：公益社団法人東京都高圧ガス保安協会）、
普通口座番号：1477732 へ振込み、振込証明書のコピーをこの貼付場所にのり付けする。
２．本紙を下欄の FAX 番号へファックスする。
（FAX が協会に届き次第発送します）。
３．振込手数料及び送料は、申込者負担とさせていただきます。
４．送料は、2 冊まで 650 円、3 冊以上は 1,000 円です。
問合せ先：公益社団法人東京都高圧ガス保安協会〒113-0033 文京区本郷５-２３-１３ タムラピル３階
TEL03-3830-0252 FAX03-3830-0266

ＦＡＸ：03-3830-0266
東高保 会報 2024 6 VOL. 677 号

43

『高圧ガス周知文書』（クリアファイルＡ４）

当協会と東京都高圧ガス溶材協同組合では、可燃性ガス、特定不活性ガス、酸素、三フッ化窒素用高圧ガスの移動基準遵守徹底のため、あらたに周知文書を作成しました。
１部 200 円（税込）（10 部以上の場合は 1 部 150 円）【送料別料金】で頒布しますので、協会までお申し込みください。
高圧ガス周知文書
クリアファイルの購入申込書は QR
コードをご参照願います。

協会ステッカー発行中！
東京都高圧ガス保安協会では、「当協会の普及を図り、会員であることのステータスの向上を図る」
ことを目的として、車両などに貼付するステッカーを会員からの応募により決定し、発行しています。
ステッカーの作者は、株式会社ガス研代表取締役の加藤隆治氏です。
このデザインのコンセプトは、・当協会のフルネームを表記し、会員であることを明確にした、・背景のブルーは車両に貼付したとき目立つこと、・高速道路標識でもブルーが基調となっていること、・斜め軸はガスボンベの色をイメージしていること（例えば、黒は酸素、褐色はアセチレン、赤は水素、緑は炭酸ガス、
ステッカーの購入申
白はアンモニアなどです）
込書は QR コードをご参照願います。
【価 格】
普通判（乗用車タイプ）シール式・マグネット式とも（横 26.5 ㎝ 縦 9.6 ㎝） 1 枚 800 円（税込）
大 判（大型車タイプ）マグネット式のみ（横 40 ㎝
縦 14 ㎝） 1 枚 1,100 円（税込）【ご注意いただきたい事項】※お申込みからお手元に届くまで少し時間がかかる場合があります。
上記『高圧ガス周知文書』（クリアファイルＡ４）
・協会ステッカー購入申込は、OR コード
および当協会ホームページ（https://www.tokyo-khk.or.jp/sale/）をご確認ください。
44

東高保
2024.6
VOL.677号
東高保 会報会報 2024
6 VOL.
677 号

図る」
ます。

募 集

貴社の『企業技術情報ＰＲ』を募集します
公益社団法人 東京都高圧ガス保安協会
１．企画名称：企業技術情報ＰＲ
２．趣旨
保安・安全や環境に配慮した冷凍技術、溶接技術、ガス検知等、また、水素など高圧ガスに関する新技術や最先端あるいは多くの会員に知っていただきたい技術と商品名まで含め、企業がＰＲを行うための『企業技術情報 PR』の募集を行います。
３．原稿掲載料
会報の 1 頁当たり３，０００円（税込）をいただきます。
４．募集期間
随時募集を予定しており、応募があり次第、内容については、
逐次会報に掲載をします。
５．原稿形式等
原稿は基本自由です。商品名等の掲載も含め、貴社にお任せします。
＜申込・問合せ先＞
公益社団法人 東京都高圧ガス保安協会
会報編集担当事務局：浅田（総務部）

TEL：03(3830)0252
FAX：03(3830)0266
E-mail：asada@tokyo-khk.or.jp

東高保

会報 2024.6

VOL.677 号

東高保 会報 2024 6 VOL. 677 号

45

⾼圧ガスに関する質問、会報への要望はありませんか
会員各位 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
協会では、会報を購読していただいている皆様から、普段、⾼圧ガスに関連する事業に従事しておられる中で、⾼圧ガス保安法令に関する疑問や役所への各種申請や届出の⽅法、あるいは保安教育やヒヤリハ
ット対策などについての疑問や質問あるいは改善事例等の提案等について、できるだけ情報を共有して参りたいと思います。
いただいた質問等については、会報に毎号掲載している「⾼圧ガスの相談室」欄への掲載や、このお問合せコーナーに随時掲載して参りたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。
なお、お問い合わせは会報の奥付に掲載の電話、FAX、メールあるいはホームページのお問い合わせコーナーからお願いします。
公益社団法⼈ 東京都⾼圧ガス保安協会【⾃由記⼊欄】

会報に広告を掲載しませんか

広告掲載要項

会報サイズ・・・・B5
発⾏部数・・・・1,３０0 部
掲載場所・・・・⽬次前⾴若しくは奥付次⾴■広告料⾦（モノクロ、カラーとも同⼀料⾦です）◆年 10 回掲載・・・・￥１８７,０００円（税込み）◆年６回掲載・・・・￥１１０,０００円（税込み）※企業ロゴ、写真、イラスト使⽤可。ただし、デザイン作成依頼の場合には、別途料⾦
5５,000 円（税込み）をいただきます。
■広告料振込先
三井住友銀⾏ 銀座⽀店
⼝座名：公益社団法⼈東京都⾼圧ガス保安協会 普通預⾦ ⼝座番号：1477732○広告データ・版下をお持ちの場合
データは PDF、ワード、エクセル、JPEG であれば掲載可能です。下記メールアドレスにご送付ください。
※いただいたデータは紙⾯掲載状のサイズ等の制約から,若⼲のデータ修正（サイズ変更、⾊調等）をする場合があります。
○広告データ作成が必要な場合
広告に掲載したい内容、写真等を下記 FAX またはメールアドレスにご送付ください。
広告データを作成します。作成後、内容・デザイン等の確認は担当者よりご連絡いたします。

お問合せ
公益社団法人 東京都高圧ガス保安協会〒113-0033 ⽂京区本郷 5-23-13 タムラビル 3 階☎03-3830-0252 FAX03-3830-0266
ホームページアドレス https://www.tokyo-khk.or.jp
メールアドレス
webmaster@tokyo-khk.or.jp
46

東高保
会報20242024.6
VOL.677
東高保 会報6 VOL.
677 号

会

（お礼）

この雑感の作者のイニシャルＦＭは、私専務理事古川誠のイニシャルです。⻑い間、このＦＭが執筆した雑感をお⽬通しいただきありがとうございました。正確に数えていませんが都合約１００回執筆させていただきました。
１０年前、先任の専務から引き継いだ頃、歳時記的な⽂才のない私にとって「何を書けばいいのだろう？」と迫りくる次の会報記事の締切⽇ごとに、悩んでいました。割り切ったのは、素朴に疑問に感じたこと、気が付いたこと、知りえたこと、社会で起こったことなどを、私なりの想いを持ち正直に書こうと思ったことでした。⽂化、スポーツなども書きましたが、どうしても政治の動きや理系的な記事、特に環境関係が多くなり申し訳ありません。

⼀番気を付けたことは、政党⾊が出る内容や個⼈攻撃的な内容を排除し、多くの⼈が何等かの形で⾒知っている題材を⾒つけることでした。そして王道の⾼圧ガスとは⼀線を画し、広がりを持った内容とすること。時には⽇本の過去の歩みを⾮難し、将来を憂う記事も書きました。最後に以下の想いを書きます。
今、⽇本の幸福度は世界で５０位〜６０位にいます。平均寿命はトップクラスに⻑く、

教育レベルも⾼く、貧富の格差も少ない⽇本。ではなぜ低いのか？

少⼦⾼齢化が確実に進み、介護、年⾦、賃⾦、など将来に明るい⾒通しがなければ夢を持てるはずはありません。富の偏在、このことが⼀因になっていると思います。⽼⼈も幼児も豊かになるよう約２００兆円といわれる⽇本政府の富を今こそ国⺠に還元すべきです。

読者の皆さん、本当に⻑い間、ありがとうございました。⾼圧ガス業界の発展と安全を⼼から願ってやみません。
（FM）
広報委員会
委員⻑
委
員

事務局

泉
智
荒 井 秀 昭 市村 真理⼦ 稲 野 邉 ⼤ 輔
笠 井 ⽂ 夫 鈴⽊柾批左 ⾕ ⼝ 周 作
稲津 友紀⼦（ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ）

⼤津留征⼆ ⻤ 塚茂
福 永 直 樹 ⼭ 中 耕 ⼀

浅⽥ 修

（案内図）

等）
交番より約150ｍ
カフェ･ド･クリエ

HELLO
VISITSLIFE

会報 VOL.677（２０２４．６⽉号）

2024年5⽉28⽇印刷（4回3、6、9、12⽉の5⽇発⾏）
2024 年 6 ⽉ 5 ⽇発⾏ 定価１部 480 円(税込み)（送料 79 円）（会報の購読料は，会費に含まれております。
）〒113-0033 東京都⽂京区本郷 5-23-13 タムラビル 3 階
発⾏所

編集兼
発⾏⼈
印刷所

公益社団法⼈ 東京都⾼圧ガス保安協会
電話 03-3830-0252 FAX 03-3830-0266e-mail webmaster@tokyo-khk.or.jp
浅 沼

寿 ⼀

⽇本印刷株式会社

東高保 会報 2024 6 VOL. 677 号

47

発

行

図

書

2024 年 6 月 5 日現在

東京都高圧ガス保安協会 発行

★

図

書

等
消費税（10％）税込み(単位：円)

名

定 価

会 員
価 格

１

高圧ガス等による事故時の応急措置（改訂 4 版)

1,600

1,400

２

第三種冷凍機械責任者試験問題と解説（2024 年版)

3,630

3,300

３

第一種高圧ガス販売主任者試験問題と解説（2024 年版）

3,410

3,100

４

高圧ガスの取扱いかた（改訂三版）

2,240

1,830

５

“数値で学ぶ”高圧ガス保安法令

2,200

６

高圧ガス周知文書（A4 クリアファイル）200

７

協会ステッカー （シール、マグネット）

800★

高圧ガス保安協会（ｾｰﾌﾃｨ･ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ･ｻｰﾋﾞｽ㈱を含む）発行
図

書

名

定 価

１

第一種販売講習テキスト（第 2 次改訂版)

3,030

２

高圧ガス保安法規集（第 21 次改訂版）

4,920

高圧ガス保安法令解説（第八次改訂版）PDF 版（CD-R）

3,850

３

高圧ガス保安法令解説 （第八次改訂版）PDF 版（CD-R＋書籍）

5,500

４

イラストで学ぶ高圧ガス保安法入門

3,450

５

イラストで学ぶ冷凍空調入門（改訂版）

2,750

６

高圧ガス保安法概要 第 2 次改訂版〔第一種・第二種・第三種冷凍機械編〕

710

日本冷凍空調学会 発行

★

図

書

名

定

価

１

初級冷凍受験テキスト(三冷対応、第 8 次改訂版）

2,900

２

上級冷凍受験テキスト(一・二冷対応、第 8 次改訂版）

4,000

３

冷凍関係法規集（第 59 次改訂版）

1,800∞ ∞ ∞ ∞ 郵送で書籍等をご希望のお客様へ ∞ ∞ ∞ ∞郵送料は、お客様負担になります。商品、数量、送り先により郵送料が異なりますので、お手数ですが、事前に下記までお問い合わせ下さい。
公益社団法人 東京都高圧ガス保安協会
48

電 話：０３－３８３０－０２５２（代表）

東高保 会報会報 2024.62024 6 VOL.
677号
号
東高保
VOL.677

詳しくはこちらから背幅 2.6 mm

2024/05/23

9:48:51

14406860 会報 表1-4.indd

すべてのページ