３Ｍ 低圧電力ケーブル用シート巻き形接続材料
TM

S06W/B06Wシリーズ
S06W-FPEM/B06W-FPEMシリーズ（耐火ケーブル用）

商業・オフィスビル、工場、ショッピングモール、マンション等のケーブル直線・分岐接続に最適です。

FP 単心、EM-FP 単心 / FPT、EM-FPT / FP3 心、
EM-FP3 心ケーブル

直線〈単心ケーブル用〉
ケーブル
種類

導体断面積
（mm2）

3.5、5.5、8、14、22

38、60、100
150、200、250、325

ケーブル
種類

導体断面積
（mm2）

S06W-1-FPEM
S06W-2-FPEM（□内 T ××が T 型コネクタの品番となります。
なお、コネクタは含まれておりません。
下記組み合わせをご確認のうえ別途ご用意ください。
）※単心キットは 1キットに3 相分入りです。
※コネクタは含まれておりません。
別途ご用意ください。
（突き合わせ用 B 型圧着スリーブおよび当社指定の圧縮スリーブをご使用いただけます）※上記選定に該当しないサイズに関しては当社までご相談ください。

3.5、5.5、8

S06W-PX-1-FPEM

14、22

S06W-PX-2-FPEM※上記選定表では B06W-1-FPEM、
は B06W-2-FPEM※上記選定に該当しないサイズに関しては当社までご相談ください。

仕上り図単心用〉〈直線接続(A)(B)(L)● 各部の寸法

製品型番

S06W-1-FPEM

S06W-2-FPEM

S06W-3-FPEM

注意

●

●

適用ケーブルサイズ（mm2）
3.5、5.5
814、2238、60、100
150
200
250、325

分岐線
（mm2）
3.5
5.58142238
60100150本線（mm2）（T7）
3.5（T11） （T11）
5.5（T16） （T16） （T16）
8（T20） （T20） （T26） （T44）
14（T26） （T44） （T44） （T44） （T44）22（T44） （T44） （T60） （T60） （T60） （T76）38（T76） （T76） （T76） （T76） （T98） （T98）（T122）
60（T122）（T122）（T122）（T122）（T122）（T154）（T190）（T240）
100（T154）（T190）（T190）（T190）（T190）（T190）（T240）（T288）（T365）
150（T240）（T240）（T240）（T240）（T240）（T240）（T288）（T365）（T365）
200（T288）（T288）（T288）（T288）（T288）（T288）（T365）（T365）
250（T365）（T365）（T365）（T365）（T365）（T365）
325

FP3 心
EM-FP3 心※コネクタは含まれておりません。
別途ご用意ください。
（突き合わせ用 B 型圧着スリーブをご使用ください）

S06W-3-FPEMFP 単心、EM-FP 単心 / FPT、EM-FPT ケーブル

〈1 分岐キット選定 / T 型コネクタ組合せ〉〈3 心ケーブル用〉

FP 単心、FPT、
EM-FP 単心、
EM-FPT〈直線接続分岐3 心用〉〈分岐接続(A)(L)

寸法（mm）

A

20253040607080

B

L85

14090160● 各部の寸法

製品型番
S06W-PX-1-FPEM
S06W-PX-2-FPEM

(A)
(L)

適用ケーブル
サイズ（mm2）

寸法（mm）A
L14、2240

3.5、5.5、8単心用〉

30● 各部の寸法210

製品型番

B06W-1-FPEM
B06W-2-FPEM

寸法（mm）
AL80155110185280130 200

可燃性ガス等の存在する場所（特別・第 1 類・第 2 類危険箇所）では使用できません。
第 2 類危険箇所におけるケーブルの直線接続には、３M ™ スコッチキャスト™ 低圧耐火ケーブル用接続レジンキットをご使用ください。
コンクリート直接埋設工法（JIS C 3650）には使用できません。

各種数値は参考値であり、保証値ではありません。
仕様及び外観は、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。
本書に記載してある事項、技術上のデータ並びに推奨は、すべて当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について保証するものではありません。
使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任のすべてを負うものとします。
売主及び製造者の義務は、不良であることが証明された製品を取り替えることに限定され、それ以外の責任は負いません。
本書に記載されていない事項若しくは推奨は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り、当社は責任を負いません。
3M 、
スコッチキャストは、3M社の商標です。

カスタマーコールセンター

電力マーケット事業部

製品のお問い合わせはナビダイヤルでhttps://www.3mcompany.jp/3M/ja_JP/power-distribution-jp/
Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2021. All Rights Reserved.

0570-012-321

ELE-233-G(0621)

9:00 ～17:00 ／ 月～金（土日祝年末年始は除く）

３M 低圧耐火ケーブル用 シート巻き形接続材料
TMS06W-FPEM / B06W-FPEM シリーズ

パテ位置最適化
ロール状耐火シート

簡単位置合わせ●

色付きスペーサー

渦巻き状に成形した耐火材料を開発。

接続部への巻き付け作業を大幅に改善。
自己融着テープ・ガラスマイカテープ巻き工程が不要に。

耐火性能
●

電気性能

商用周波耐電圧

3.5kV 10 分間（通電温度上昇後：1.0kV 10 分間）に耐えること

気密98kPa1 時間で内部浸水のないこと※

通電温度上昇消防庁告示耐火電線の基準に合格※ S06W-FPEM/B06W-FPEMシリーズは耐火ケーブル接続部の汎用工法として（一社）電線総合技術センター（耐火・耐熱電線認定委員会）に設定されております。
〈直線接続部〉 評定番号 JFS0064 号、JFS0065 号〈分岐接続部〉 評定番号 JFS0066 号

JCS ４506（日本電線工業規格）耐火性能試験

105℃ 3 時間 3 回で異常のないこと以下の手順で試験を行い、これに合格する事。
1）加熱前、50M Ω以上の絶縁抵抗値を確認する。
2）加熱前、1500V を 1 分間印加し、耐えることを確認する。
3）600V を印加した状態で JIS A 1304（建設構造部分の耐火試験方法）に定める温度曲線に準ずる燃焼試験 840℃ 30 分に耐えることを確認する。
4）加熱終了直前、0.4M Ω以上の絶縁抵抗値であることを確認する。
5）加熱終了後、1500V を 1 分間印加し、耐えることを確認する。

JCAA（一般社団法人日本電力ケーブル接続技術協会）性能規格 JCAA K1101「600V 架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用接続部性能基準」に準拠します。

※水深 10m/1 時間の一時的水没環境に耐える防水性を確認しています。
シート巻き形接続材のご使用にあたっては、防水性能は施工状態の影響を受けることをご考慮ください。
また、常時水没環境には３ＭTM スコッチキャストTM 低圧耐火ケーブル用接続レジンキットをお選びください。

作業手順／ 耐火直線接続（単心）1234

所定の寸法を切り落としたロール状耐火シートを取り付け、両端をガラスクロステープ止めをする。

離型紙をはがし、切り欠き部内にケーブル接続部が合うようにシートの位置を合わせる。

シートを引っ張らないようにケーブルおよび導体接続管に沿わせて巻く。

巻きつけた後、巻き終わり部とケーブル口部を十分押し付け、完成。

作業手順／ 耐火分岐接続（単心）123

分岐側のシース切り口を目印に 所定の寸法を切り落とした
離型紙をはがし、シートのスペーサーを挟んでから結束
ロール状耐火シートを取り付け、 マーキング位置に接続部をバンドを取り付け、はみ出た両端をガラスクロステープ合わせる。
スペーサーで段差･隙間を無くす。 止めをする。
作業手順を公開しております。

[ 直線 / 単心用 ]

型番

単心用直線接続3 心用

結束バンド（本）－－3

ガラスクロステープ（短冊品）（組）

3－

スペーサー（個）－ガラスクロステープ（巻）

－

耐火施工札
（ナイロンロープ付）（組）

1

ロール状耐火シート（個）工法書（枚）[ 分岐用 ]

1－

33－

1

1

3

1

1

〈耐火直線接続単心用〉〈耐火分岐接続単心用〉

3

1

3

http://go.3M.com/
jp_emd_B06W-FPEM

単心用

B06W-□-FPEM

3

巻きつけた後、巻き終わり部とケーブル口部を十分押し付け、完成。

分岐接続

S06W-PX-□-FPEM

パテ付絶縁シート（枚）

シートを引っ張らないようにケーブルおよび導体接続管に沿わせて巻く。

http://go.3M.com/
jp_emd_S06W-PX-FPEM

S06W-□-FPEM

部品名

5[ 直線 /3 心用 ]http://go.3M.com/
jp_emd_S06W-FPEM

キット構成材料

431〈耐火直線接続3 心用〉

シート巻き工法がさらに進化。
「短時間で施工したい」「仕上がりをキレイに」という現場のニーズに応えるために形状・構造・材料を工夫したことで、ますます作業性が向上し、施工管理がしやすくなりました。
パテ位置最適化
S06W

●

B06W

S06W-FPEM

B06W-FPEM

パテ層の位置を最適化し、巻き付け後のパテのはみ出しがなく隣接するケーブル等へのパテ付着を防止。
高温下で2kg の質量の重りをかけた試験

シートの巻き終わり・シート端部ともにパテのはみ出しがありません。
条件：70℃の環境下に60 日間放置

パテ層
EPDMシート

パテのはみ出しなし※写真は直線用

簡単位置合わせ
S06W

●
●

B06W

S06W-FPEM

B06W-FPEM

シートを巻きつけるだけ。スキル不要の簡単施工。
シートの切り欠き部で位置合わせができるので採寸不要。

〈直線〉

2 段階の切り欠き部の採用により多種コネクタの位置決めが可能です。

〈分岐〉保護フィルム層内蔵
S06W

シートにフィルム層を内蔵。外部の衝撃から導体接続部を保護し、スリーブ突き抜けを防止。
● 自己融着テープ巻きが不要になり、施工時間の削減、品質のばらつきを低減。
●

保護フィルム

分岐接続用シートもセンターライン表示により簡単に位置合わせが可能です。

※写真は分岐用色付きスペーサー
B06W

B06W-FPEM

スカート形状と色付きスペーサーにより分岐部シール部分の目視確認が可能。
● 色付きスペーサーにより完成検査時の施工品質の確認が容易。
●

B06W

ロール状耐火シート

S06W-FPEM

B06W-FPEM

ガラスマイカテープに替わる新たな耐火材料とその接続工法を開発し、施工の作業性改善と時間削減、品質ばらつき低減を実現。
● 従来工法に対して、FP 単心における耐火層処理の施工時間を約 90% 削減。（330 秒から 30 秒）●※当社試験結果に基づく

心線接続後に耐火材料を装着した状態

色付きスペーサー

〈直線〉

〈分岐〉

３M 低圧電力ケーブル用 シート巻き形接続材料
TM

S06W / B06W シリーズ

パテ位置最適化

簡単位置合わせ

色付きスペーサー

保護フィルム層内蔵
電気性能

商用周波耐電圧

3.5kV 10 分間（通電温度上昇後：1.0kV 10 分間）に耐えること

気密（外圧）

98kPa 1 時間で内部浸水のないこと※

通電温度上昇105℃ 3 時間 3 回で異常のないこと

JCAA（社団法人日本電力ケーブル接続技術協会）性能規格 JCAA K1101「600V 架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用接続部性能基準」を満足します。

※水深 10m/1 時間の一時的水没環境に耐える防水性を確認しています 。
シート巻き形接続材のご使用にあたっては、防水性能は施工状態の影響を受けることをご考慮ください。また、常時水没環境には３ＭTM スコッチキャストTM 低圧電力ケーブル用接続レジンキットをお選びください。

作業手順／ 直線接続（単心）123離型紙をはがし、切り欠き部内に導体接続管が合うようにシートの位置を合わせる。

シートを引っ張らないようにケーブルおよび導体接続管に沿わせて巻く。

巻きつけた後、巻き終わり部とケーブル口部を十分押し付け、完成。

12

3

4

シートを引っ張らないようにケーブルおよび導体接続管に沿わせて巻く。

巻きつけた後、巻き終わり部とケーブル口部を十分押し付け、完成。

作業手順／ 分岐接続（単心）分岐側のシース切り口を目印にスペーサー 離型紙をはがし、シートのを挟んでから結束バンドを取り付け、マーキング位置に接続部を合わせる。
はみ出たスペーサーで段差 ･ 隙間を無くす。

※分岐用 大サイズ（B06W-3-EM）
は上記工程に加えて、キットに含まれるパテシート巻きが別途必要です。詳しくは以下動画をご参照ください。

作業手順を公開しております。

[ 直線用 ]

キット構成材料

部品名

型番

パテ付絶縁シート（枚）
一次絶縁シート
（枚）

パテシート
（枚）

結束バンド
（本）

スペーサー（個）工法書（枚）[ 分岐用 ]

http://go.3M.com/
em.jp/S06W

直線接続

単心用

3 心用

B06W-□-EM□ : 1 or 2

B06W3-EM－

3－－

33－－－
1－－－

3－

1

[2 分岐用 ]http://go.3M.com/
em.jp/b06w-d

NEW単心用S06W-PX□-EM
1

http://go.3M.com/em.jp/b06w-3NEW

分岐接続S06W□-EM
3[ 分岐用 大サイズ]

http://go.3M.com/
em.jp/b06w

1

3

B06W-D1EM

B06W-D2EM

－－

6－－

63

91

3

1

〈直線接続単心用〉〈分岐接続単心用〉〈直線接続3 心用〉

31〈分岐接続大サイズ用〉

CV 単心、EM-CE 単心 / CVT、EM-CET/ CV3 心、EM-CE3 心ケーブル

直線〈単心ケーブル用〉

ケーブル種類〈3 心ケーブル用〉

ケーブル種類CV 単心、CVT、EM-CE 単心、EM-CET

導体断面積（mm2）

3.5、5.5、8、14、22

S06W-1-EM

150、200、250、325

S06W-3-EM

38、60、100

3.5、5.5、8

S06W-2-EM（突き合わせ用 B 型圧着スリーブをご使用ください）〈1 分岐キット選定 / T 型コネクタ組合せ〉
本線
2（mm ）

3.5

3.5

5.5

814223860

100150

200

250

325

（T7）

（T11） （T11）

14（T20） （T20） （T26） （T44）82214（T26） （T44） （T44） （T44） （T44）60

150200250325

本線
2（mm ）

822（T44） （T44） （T60） （T60） （T60） （T76）

100

分岐線
2（mm ）

5.5（T16） （T16） （T16）38〈2 分岐キット選定 /T 型コネクタ組み合わせ〉3.55.5

S06W-PX-2-EM※コネクタは含まれておりません。別途ご用意ください。

CV 単心、EM-CE 単心 / CVT、EM-CET ケーブル

分岐線2（mm ）S06W-PX-1-EM14、22※単心キットは 1キットに3 相分入りです。
※コネクタは含まれておりません。別途ご用意ください。
（突き合わせ用 B 型圧着スリーブおよび当社指定の圧縮スリーブをご使用いただけます）※上記選定に該当しないサイズに関しては当社までご相談ください。

分岐CV3 心、EM-CE3 心

導体断面積（mm2）38（T76） （T76） （T76） （T76） （T98） （T98）（T122）

60（T122）（T122）（T122）（T122）（T122）（T154）（T190）（T240）

100（T154）（T190）（T190）（T190）（T190）（T190）（T240）（T288）（T365）

150（T240）（T240）（T240）（T240）（T240）（T240）（T288）（T365）（T365）（T450）（T288）（T288）（T288）（T288）（T288）（T288）（T365）（T365）（T450）（T450）（T560）（T365）（T365）（T365）（T365）（T365）（T365）（T450）（T450）（T560）（T560）（T700）（T700）※上記選定表では B06W-1-EM
は B06W-2-EM
は B06W-3-EM※上記選定に該当しないサイズに関しては当社までご相談ください。

200

250

325

3.5
3.5

5.5
5.5

8814142222383860
60

（T11）

（T16） （T16）（T16） （T26） （T26）（T26） （T26） （T44） （T44）（T44） （T44） （T44） （T60） （T76）（T60） （T60） （T60） （T76） （T98）（T122）（T76） （T76） （T76） （T98）（T122）（T154）（T190）（T122）（T122）（T122）（T154）（T154）（T190）（T240）（T365）（T190）（T190）（T190）（T240）（T240）（T240）（T288）（T365）（T240）（T240）（T240）（T240）（T288）（T288）（T365）（T288）（T288）（T288）（T288）（T365）（T365）（T365）（T365）（T365）（T365）※上記選定表では B06W-D1-EM
は B06W-D2-EM※上記選定に該当しないサイズに関しては当社までご相談ください。

（□内 T ××が T 型コネクタの品番となります。なお、コネクタは含まれておりません。上記組み合わせをご確認のうえ別途ご用意ください。
）〈直線接続単心用〉

仕上り図〈直線接続製品型番
S06W-1-EM
S06W-2-EM
S06W-3-EM

注意適用ケーブル
サイズ（mm2）
3.5、5.58、14、223860100150200250、325〈分岐接続(A)(A)(L)● 各部の寸法

3 心用〉● 各部の寸法

製品型番

S06W-PX-1-EM
S06W-PX-2-EM

適用ケーブル
サイズ（mm2）
3.5、5.5、814、22単心用〉

(A)
(L)

(L)

寸法（mm）
AL
圧着 圧縮
30－1404060506050
70 1605080
70 10080 100 200
80 120

寸法（mm）
AL30 210
40 280● 各部の寸法

製品型番

B06W-1-EM
B06W-D1-EM
B06W-2-EM
B06W-D2-EM
B06W-3-EMA

寸法（mm）

L6015515028090185

可燃性ガス等の存在する場所（特別・第 1 類・第 2 類危険箇所）では使用できません。
第 2 類危険箇所におけるケーブルの直線接続には、３M™ スコッチキャスト™ 低圧電力ケーブル用接続レジンキットをご使用ください。
● コンクリート直接埋設工法（JIS C 3650）には使用できません。
● S06W/B06W シリーズは、非常電源用電線（耐火電線等）の接続には使用できません。非常電源用電線（耐火電線）の接続には S06W-FPEM/B06W-FPEM シリーズをご使用ください。
●100100