背幅 3 mm

（昭 和 43 年 6 月 7 日 第 3 種 郵 便 物 認 可）
（会報 VOL. 6 6 7）2023 年 4月 5 日発行（1 回 5 日発行）

会 報

4

２０２３．

ＶＯＬ．６６７●おしらせ
会報５月号のＨＰへの掲載について
行 事 第 59 回通常総会のご案内
受 付 冷凍空調施設工事事業所認定 新規・更新申請受付のご案内
講 習 2023 年（令和５年）度上期 第三種冷凍機械法定資格講習のご案内
保安講習「安全な高圧ガスの知識」開催のご案内「高圧ガス販売事業者保安講習」開催のご案内
2023 年度 講習会開催予定●協会事業のご紹介

令和４年度 第２回 高圧ガス製造者・貯蔵所所有者
保安講習会開催される●保安関連情報【速報】令和４年（１月〜 12 月）の都における高圧ガス事故件数●冷凍空調情報

令和３年（2021 年）に発生した冷凍空調施設における事故等について（その１）●トピックス

グリーン水素の普及に向けた東京都の取組●新シリーズ

高圧ガス一口メモ

11

特定設備

公益社団法人 東京都高圧ガス保安協会

https://www.tokyo-khk.or.jp

14406093 会報 表1-4.indd

すべてのページ

2023/03/20

11:02:35

背幅 3 mm

14406093 会報 表2-3.indd

すべてのページ

2023/03/20

10:30:17

会
2023．4目

報VOL. 667号

次

お し ら せ会報5月号のHPへの掲載について···························································· 2
行事

第59回通常総会のご案内 ··················································· 3

受付

冷凍空調施設工事事業所認定 新規･更新申請受付のご案内 ············ 4

講習

2023年度上期 第三種冷凍機械法定資格講習のご案内 ·················· 5
保安講習「安全な高圧ガスの知識」開催のご案内 ·························· 6「高圧ガス販売事業者保安講習」開催のご案内 ···························· 8
2023年度 講習会開催予定 ················································· 10

講 習 ・検 定

令和5年（2023年）度高圧ガス保安協会（ＫＨＫ）講習・検定予定··········· 11

協会事業のご紹介

令和4年度 第2回 高圧ガス製造者・貯蔵所所有者保安講習会開催される ··············· 14

保安関連情報【速報】令和4年（1月～12月）の都内における高圧ガス事故件数 ································ 16

冷凍空調情報令和3年（2021年）に発生した冷凍空調施設における事故等について（その1） ··············· 21

トピックス
グリーン水素の普及に向けた東京都の取組
東京都産業労働局 産業・エネルギー政策部 水素エネルギー推進担当課 25

新シリーズ

高圧ガス一口メモ 11 特定設備 ······································································ 36

保安事 故 事 例 ・LNG受け入れの際に配管内液封となったことによる安全弁作動でのガス漏えい事故················································· 38
ヒヤリハット ・ＳＩ単位系とＣＧＳ単位系の勘違い ·········································· 41

高圧ガスの相談室

高圧ガスを運送する場合に必要な資格について教えてください。······························· 42

協会だより委員会等開催報告、協会日誌、新規入会会員、新規入会勧誘のお願い ··················· 45
協会からのお知らせ····················································································· 46
東京都高圧ガス保安協会の発行図書 ······························································· 47
お問合せコーナー＆広告掲載のお願い ···························································· 50
デスク雑感································································································· 51
東高保 会報 2023 4 VOL. 667 号

1

おしらせ

会報５月 号のＨＰ への掲 載について
2021 年度から会報の 11 月号をＨＰ（ホームページ）に掲載させていただ
いております。この度、2023 年度から 11 月号の他に 5 月号もＨＰへの掲載をさせていただきたいと思います。
電子版の閲覧方法は当協会のホームページに 4 月に掲載する予定です。
当協会が考えるＨＰへの掲載の長所としては
１ 同時に複数の方々が視聴できる。
２ どのページの視聴が多いかを把握できることにより今後の会報記事作成の参考になる。
３ 従来、冊子でお送りした記事が画像で保存できることにより、会員様の利便性も向上する。
４ 作成者の経費節減にも寄与する。
など、長所があると考えております。
昨今、政府がデジタル化の方向を進めようとしている中で、時代の趨勢にもマッチしているかとも考えています。
ＨＰ掲載への試みに対し、会員皆様の忌憚のないご意見ご要望を以下の欄にお書きいただき、当協会まで FAX(03-38300266)まで頂くか、または当協会のホームページのトップペー
ジ「メールでのお問い合わせ」欄からご送付ください。
次年度以降の会報作成の参考とさせていただきます。

会報ＨＰへの掲載に対するご意見・ご要望の欄※ 所属、お名前は必要ありません。
東⾼保 会報 2023.4 VOL.667 号

2

東高保 会報 2023 4 VOL. 667 号

＜おしらせ＞
行 事

第 59 回通常総会のご案内
第 59 回通常総会を下記により開催いたしますので、宜しくお願いいたします。
記
日 時

2023 年 5 月 24 日（水） 15 時 30 分から 17 時（予定）

場 所

東京ガーデンパレス 2 階「高千穂」東京都文京区湯島１－７－５

次 第

第 1 号議案
第 2 号議案
第 3 号議案
第 4 号議案☎03-3813-6211 (代表)2022 年度事業報告の承認を求める件
2022 年度収支決算の承認を求める件
任期満了に伴う役員の改選の件
2023 年度事業計画及び収支予算の報告の件（注） 懇親会につきましては、新型コロナウイルス感染拡大のために本年は中止することとしますのでご了承願います。
※ 各会員様には、議案を 5 月初めに郵送させていただくとともに、会報 5 月号（ＨＰ掲載号）
及び 5 月以降当会ホームページ HP（http://www.tokyo-khk.or.jp）（以下のＱＲコードからも閲覧可）に掲載予定です。

東高保 会報 2023 4 VOL. 667 号

東高保

会報 2023.4

VOL.667 号

3

＜おしらせ＞
受 付

冷凍空調施設工事事業所認定
新 規 ･更 新 申 請 受 付 の ご 案 内
当協会では、標記受付を下記のとおり行います。なお、申請対象事業所は、次のとおりです。
➀ 新 規 申 請 ：「冷凍空調工事保安管理者」資格取得者のいる事業所➁ 更 新 申 請 ：令和 2 年 7 月 1 日付けで認定を受けた事業所 (3 年毎に更新が必要です。)
記
１．申込方法➀ 新 規 申 請 ：当協会の担当者までお問い合わせください。
TEL：03(3830)0252 冷凍担当
➁ 更 新 申 請 ：事前に申込関係書類をお送りしますので、更新手数料を下記口座に振込のうえ、振込証明書をコピーし、申込関係書類に添えて郵送でお送りください。
【振込先】 口 座 名 ： （公益社団法人）東京都高圧ガス保安協会
銀 行 名 ： 三井住友銀行 銀座支店
口座番号 ： （普通） １４７７７３２
２．送付先〒113-0033
東京都文京区本郷 5-23-13 タムラビル 3 階
公益社団法人東京都高圧ガス保安協会
３．受付期間2023 年 4 月 5 日（水） ～ 2023 年 5 月 1 日（月） 必着
認定されると得られる事業所認定証と管理者証（実際のサイズではありません。
）

4東高保 会報会報 2023
4 VOL.
667 号
東高保
2023.4
VOL.667号

講 習

2023 年（令和 5 年）度上期
第三種冷凍機械法定資格講習のご案内
標記講習は、高圧ガス保安協会（以下「KHK」という。
）がオンラインで実施
いたします。
講習の申込みは、KHK のホームページ(https://www.khk.or.jp/qualification/course_information/) もしくは以下のＱＲコードから行ってください。
なお、インターネット利用環境のない方は、ＫＨＫ試験・教育事業部門（TEL03-3436-6102）に問い合わせてください。
【 講 習 会 内 容 】
講

習

期

定
講
イ
受

習
ン

タ
付

ー

ネ
期

ッ

間

2023 年 5 月 25 日（木）～6 月 15 日（木）

員

192 名

会

オンライン講習ト間

2023 年 4 月 6 日（木）9:30～4 月 26 日（水）17:00

インターネット受付での受講料

19,500 円（消費税込）

KHK 受 付 受 講 票 発 送 日

2023 年 5 月 11 日（木）検日

2023 年 7 月 2 日（日）場

全国家電会館
文京区湯島 3-6-1

日

2023 年 7 月 3 日（月）合 格 者 番 号 公 表 日

2023 年 7 月 31 日（月）合2023 年 7 月 31 日（月）

定

検
正

定
解

格

会

答

通

発

知

発

表

送

日

注 ➀受講料は、検定試験料を含みますが、テキスト代は含みません。
②テキストは、 (公社)東京都高圧ガス保安協会（Tel：03-3830-0252）にお問い合せください。

東高保 会報 2023 4 VOL. 667 号

東高保

会報.2023.4

VOL.667 号

5＜おしらせ＞【お知らせ】
昨年に引き続き、オンライン同時開催を実施致します。

講 習

保安講習「安全な高圧ガスの知識」開催のご案内（特材ガス・他）

高圧ガス保安法第 27 条（従業員に保安教育を施す義務）による保安教育の一環として、標記講習を下記のとおり実施いたします。貴事業所の保安教育としてご利用いただきたく、ご案
内申し上げます。なお、申込期間内でも定員に達したときは、締め切らせていただきます。
記
１．日時及び場所
2023 年 6 月 19 日（月) 全国家電会館 5 階会議室
〒113-0034 文京区湯島 3-6-1※受付：13 時
講習：13 時 20 分～16 時 00 分
２．行政からのお知らせ「最近の高圧ガス保安行政の動向等について」 13 時 20 分～13 時 50 分
東京都環境局 環境改善部 環境保安課
３．講習内容「安全な高圧ガスの基礎知識（特殊材料ガスを含む）」 14 時 00 分～16 時 00 分
大陽日酸株式会社
４．受講料及び受講申込方法
当 協 会 の 会 員 5,090 円※受講料には、テキスト代及び
受 講 料
非
会
員 8,150 円
消費税が含まれております。
会場講習の場合は下記申込書に必要事項をご記入のうえ、お申込みください。
申 込 方 法 オンライン講習希望の場合は必ず当協会ホームページからお申し込み下さい。
受講料支払は、銀行振込でお願いします。振込詳細は、申込書をご参照ください。
申 込 期 限2023 年 6 月 9 日（金）140 名
会 場 定員申込

先〒113－0033
東京都文京区本郷 5-23-13
タムラビル 3 階
公益社団法人 東京都高圧ガス保安協会 電話 03-3830-0252 FAX 03-3830-0266

講習会会場案内図
全国家電会館〒113-0034 文京区湯島 3-6-1
電話 03(3832)4291＜交通機関＞
東京メトロ 千代田線
「湯島」駅下車 5 番出口 徒歩 5 分
東京メトロ 銀座線
「末広町」駅下車 徒歩 6 分※駐車場はありません。
車での来場は、ご遠慮ください。

6

東高保 東高保
会報 2023 会報
4 VOL.
667 号
2023.4

VOL.667 号

宛先
ＦＡＸ

公益社団法人東京都高圧ガス保安協会
0 3 - 3 8 3 0 - 0 2 6 6

受

講

申

込

書

講習会ＱＲコード

2023 年

・受講料をお支払いのうえ、お申込みください。
・受講料確認後、「受講票」を送信しますので、
ＦＡＸ番号は必ずご記入ください。
・楷書で正確にご記入ください。

講習の種類

月

日

受講
番号

「安全な高圧ガスの基礎知識」（ 6 月 19 日(月)開催 ）※【ご注意】オンラインでの受講お申し込みには、この用紙を使用しないで下さい。オンラインご利用の皆様は、必ずホームページよりお申し込み下さい。

（フリガナ）

受講者証の有無

受 講 者 氏 名

☐有(№

)☐無

事 業 所 名部 ・ 課 ・ 係
事

業

所

所

在

地

(〒

-

)

電話

(

連絡用 E ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

会員・非会員の別 ☐会員(№
【

申

込

方

法

)

FAX

(

)

＠

) ☐非会員】

振振込込証証明明書書類類貼貼付付欄欄

申 込方 法①本頁をコピーする。
②太線内の必要事項を記入する。
③受講料を右欄の銀行に振り込む。
＊受講票送付後は、受講料は返金できません。ご注意ください。

④振込明細書等の「振込証明書類」のコピーを左欄貼付欄に貼付する。
⑤本申込書を上記宛先に FAX する。

銀 行 振 込 先
三井住友銀行銀座支店
普通預金
口座番号：1477732
口 座 名：公益社団法人
東京 都高圧ガス保 安協 会
＊振込手数料は、受講者負担でお願いします。

問い合わせ先公益社団法人東京都高圧ガス保安協会〒113-0033
文京区本郷5－23－13
タムラビル3 階
電 話 03-3830-0252
Ｆ ＡＸ 03-3830-0266

この申込みで収集しました個人情報は、この講習の受付確認等の保安講習に関連した情報提供に使用します。

東高保 東高保
会報 2023 会報
4 VOL.
667 号
2023.4

VOL.667 号

7

【お知らせ】
昨年に引き続きオンライン同時開催も実施致します。

「高圧ガス販売事業者保安講習」開催のご案内

講 習

高圧ガス保安法第 27 条（従業員に保安教育を施す義務）による保安教育の一環として、標記講習を下記のとおり実施いたします。貴事業所の保安教育としてご利用いただきたく、ご案
内申し上げます。なお、申込期間内でも定員に達したときは、締め切らせていただきます。
記
１．日時及び場所
2023 年 8 月 4 日（金) 全国家電会館 5 階講堂〒113-0034 文京区湯島 3-6-1※受付：13 時
講習：13 時 20 分～16 時 00 分
２．行政からのお知らせ「最近の高圧ガス保安行政の動向等について」 13 時 20 分～13 時 50 分
東京都環境局 環境改善部 環境保安課
３．講習内容「高圧ガスの取り扱い等について・高圧ガスの事故事例について」14 時 00 分～16 時 00分
大陽日酸株式会社
４．受講料及び受講申込方法
当 協 会 の 会 員 5,090 円※受講料には、テキスト代及び
受 講 料
非
会
員 8,150 円
消費税が含まれております。
会場講習の場合は下記申込書に必要事項をご記入のうえ、お申込みください。
申 込 方 法 オンライン講習希望の場合は必ず当協会ホームページからお申し込み下さい。
受講料支払は、銀行振込でお願いします。振込詳細は、申込書をご参照ください。
申 込 期 限2023 年 7 月 27 日（木）140 名会 場 定員申込

先〒113－0033
東京都文京区本郷 5-23-13
タムラビル 3 階
公益社団法人 東京都高圧ガス保安協会 電話 03-3830-0252 FAX 03-3830-0266

講習会会場案内図
全国家電会館〒113-0034 文京区湯島 3-6-1
電話 03(3832)4291＜交通機関＞
東京メトロ 千代田線
「湯島」駅下車 5 番出口 徒歩 5 分
東京メトロ 銀座線
「末広町」駅下車 徒歩 6 分※駐車場はありません。
車での来場は、ご遠慮ください。

8

東高保 東高保
会報 2023 会報
4 VOL.
667 号
2023.4

VOL.667 号

宛先
ＦＡＸ

公益社団法人東京都高圧ガス保安協会
0 3 - 3 8 3 0 - 0 2 6 6
講習会ＱＲコード会 場 講 習 受

講

申

込

書

2023 年

・受講料をお支払いのうえ、お申込みください。
・受講料確認後、「受講票」を送信しますので、
ＦＡＸ番号は必ずご記入ください。
・楷書で正確にご記入ください。

講習の種類

月

日

受講
番号

「高圧ガス販売事業者保安講習」（ ８月 4 日(金)開催 ）※【ご注意】オンラインでの受講お申し込みには、この用紙を使用しないで下さい。オンラインご利用の皆様は、必ずホームページよりお申し込み下さい。

（フリガナ）

受講者証の有無

受 講 者 氏 名

☐有(№

)☐無

事 業 所 名部 ・ 課 ・ 係
事

業

所

所

在

地

(〒

-

)

電話

(

連絡用 E ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

会員・非会員の別 ☐会員(№
【

申

込

方

法

)

FAX

(

)

＠

) ☐非会員】

振振込込証証明明書書類類貼貼付付欄欄

申 込方 法①本頁をコピーする。
②太線内の必要事項を記入する。
③受講料を右欄の銀行に振り込む。
＊受講票送付後は、受講料は返金できません。ご注意ください。

④振込明細書等の「振込証明書類」のコピーを左欄貼付欄に貼付する。
⑤本申込書を上記宛先に FAX する。

銀 行 振 込 先
三井住友銀行銀座支店
普通預金
口座番号：1477732
口 座 名：公益社団法人
東京 都高圧ガス保 安協 会
＊振込手数料は、受講者負担でお願いします。

問い合わせ先公益社団法人東京都高圧ガス保安協会〒113-0033
文京区本郷5－23－13
タムラビル3 階
電 話 03-3830-0252
Ｆ ＡＸ 03-3830-0266

この申込みで収集しました個人情報は、この講習の受付確認等の保安講習に関連した情報提供に使用します。

東高保 東高保
会報 2023 会報
4 VOL.
667 号
2023.4

VOL.667 号

9講習2023 年（令和 5 年）度講習会開催予定
講習日程
2023 年
6月

19 日(月)

講

習

の

種

類

定員

講習会場＊

(名)

保安講習「安全な高圧ガスの基礎知識」

140

全国家電会館

第三種冷凍機械講習（2023 年度上期）
オンライン講習日：5 月 25 日(木)～6 月 15 日(木)検定日：7 月 2 日（日）192

全国家電会館

7月

検定日
2 日(日)

8月

4 日(金)

高圧ガス販売事業者保安講習

140

全国家電会館19 日(火)第 1 回冷凍・空調事業所保安講習

140

全国家電会館25 日(月)

第 1 回高圧ガス運送指導員等保安講習

140

全国家電会館未定 日( )

高圧ガス消費者保安講習（東京都・溶材協同組合と共催）

280

未 定

7 日(土)

国家試験対策習（第三種冷凍機械 法令の講習）

48

全国家電会館

31 日(火)第 2 回高圧ガス運送指導員等保安講習

140

全国家電会館

11 月

10 日(金)冷凍空調工事保安管理者講習（基礎講習、付加講習 ）50

東京セミナー学院

12 月

1 日(金)

冷凍空調工事保安管理者講習（保安確認講習、検定試験）

75

東京セミナー学院

2 日(金)
2024 年検定日
2月25 日(日)第 1 回高圧ガス製造者・貯蔵所所有者保安講習

140

全国家電会館

第三種冷凍機械講習（2023 年度下期）
オンライン講習日：未定
検定日：2 月 25 日（日）148

全国家電会館4 日(月)

第 2 回高圧ガス製造者・貯蔵所所有者保安講習

140

全国家電会館13 日(水)第 2 回冷凍・空調事業所保安講習

350

タワーホール船堀

9月

10 月

3月

（注 1）各講習とも定員になり次第締め切りますので、お早めにお申し込みください。
（注 2）ゴシック体の講習は、「高圧ガス製造保安責任者試験」に係る資格講習です。高圧ガス保安協会（KHK）での申込みになります。KHK のホームページから申込みください。
※

講習によっては、今後の新型コロナウィルス感染症の拡大に伴い、オンライン講習又は定員及び会場が変更になる可能性があります。なお、変更が決まりましたらホームページでもお知らせしますが、東京都高圧ガス保安協会までご確認ください。

協会ＨＰ・ＱＲコード10

東高保 会報会報2023.42023 4 VOL.667
VOL. 667
東高保
号号

講 習・検定

令和 5 年（2023 年）度 高圧ガス保安協会（ＫＨＫ）講習・検定予定

東高保 会報会報2023.42023 4 VOL.667
VOL. 667
東高保
号号

11

12

東高保 会報会報2023.42023 4 VOL.667
VOL. 667
東高保
号号

オンライン講習の実施予定

東高保 会報会報2023.42023 4 VOL.667
VOL. 667
東高保
号号

13

協会事業のご紹介

令和４年度
第２回 高圧ガス製造者・貯蔵所所有者保安講習会開催される
3 月 3 日（金）全国家電会館 5 階会場において標記講習会が開催されました。
新型コロナ感染症は減少傾向にあるものの会場参加とオンライン併用で行い、会場での参加が 18 名、オンラインでの参加が 13 名、計 31 名の参加がありました。

講習会場におけるリアル参加者

まず、開会に先立ち、東京都高圧ガス保安協会新津 賢二常務理事より挨拶の中で「本講習は高圧ガス保安法第 27 条、従業員に保安教育を施す義務による保安教育の一環として実施する講習です。高圧ガスの取り扱い及び事故事例について詳しく解説がありますのでご清聴ください。また、高圧ガス取り扱い事業者における軽微変更届出等の手続について注意文が出ています。補修や部品交換を行う場合は、法に基づく手続きが必要かどうか確認してください。限られた時間ではありますが、本日の講習が皆様方の事故防止や保安の一助となりますよう理解して新津常務理事

いただきたいと思います。
」との話がありました。
協会・新津常務理事

講習の最初は東京都環境局環境改善部環境保安課永岡 保行課長代理
から「最近の高圧ガス保安行政動向等について」と題し、以下の話がありました。

14

東高保 会報 2023 4 VOL. 667 号

東高保 会報.2023.4 VOL.667 号

「令和 4 年の事故の発生状況については、東京都への事故報告、高圧ガス保安法等の報告対象事故共に増加傾向となっています。一方、死亡事故の発生はありませんでした。また昨年に引き続き事故の多くが漏えい事故であり、経年劣化による亀裂やピンホールが原因となっています。事故発生件数は昨年より増加しており事故内容の基本的な傾向は変わっていません。消耗品や配管等の予防的交換で防げる事故が東京都・永岡課長代理

多く、経年劣化は致し方ないが経年劣化しても事故を起こさないことが大切です。
令和3 年に発生した二酸化炭素消化設備の噴出漏えいによる死亡事
故を受け、消防法政省令が改正されています。詳しくは消防庁ＨＰで確認をしてください。

東京都・永岡課長代理

地震や台風等による自然災害が多発しており、経年劣化対策や整備点検をおろそかにすれば被害の拡大を招きます。これらに対処するため管理自主保安を徹底し保安対策を充実してください。また万が一事故が起きてしまったら応急処置を行った上で東京都に一報をお願いします。また、令和 4 年度は 3 年ぶりに高圧ガス移動車両の路上点検が実施
され 13 台を点検し 3 台の違反車両がありました。引き続き移動基準の遵守や確認周知をお願いします」とのことでした。
最後に大陽日酸(株)関東支社技術部の大住 智幸部長から「高圧ガス製造所・貯蔵所、事故事
例等について」と題し、講義がありました。
前半では、ＣＯ2 消火設備の事故や東名高速豊田ジャンクションでのＬＰガス積載車両の事故等最近の事故事例に基づき容器管理の徹底の必要性があること。また、消火設備の事故事例では適正な取り扱いが重要となるとの話がありました。
後半では、「高圧ガス保安法の基礎について」「製造・貯蔵所につい

大陽日酸・大住智幸部長て」「ガスの物性・特性について」「高圧ガスの危険性について」に関して豊富な資料に基づき詳細な説明がありました。
また、画像により酸素の断熱圧縮の実験や CE 破裂事故、圧力調

大陽日酸・大住部長

整器の取り扱いなど最近の事故例、高圧ガスの威力を示す動画など、画像で分かりやすく説明がありました。

東高保 会報 2023 4 VOL. 667 号

東高保

会報.2023.4 VOL.667 号

15

保安関連情報【速報】令和４年（１月～１２月）の都内における高圧ガス事故件数

令和4年（1月～12月）の都内における高圧ガスの事故件数（高圧ガス保安法及び液石法＊を含む。）を以下に示します。
(＊)「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」の略※令和3年の数値は確定値、令和４年の数値は速報値

〔ガス別〕
ガス種別
フロン

21

令和４年
35

ＬＰガス

12

13

水素ガス

6

5

酸素

1

2

アンモニア

0

2

二酸化炭素

4

0

上記以外のガス

4

0

48

57

令和３年

令和４年

噴出・漏えい

36

48

喪失・盗難

4

4

引張（注）

2

3

爆発

4

1

破裂・破損

0

1

火災

0

0

・ ＬＰガススタンドにおける引張事故が発生その他

2（容器転落）0

・ 死亡事故なし

48

57

計

〔現象別〕
現 象

計

令和３年

＜令和４年の傾向＞
・ 全体の事故件数の大半がフロンの漏えい事故
・ 水素、酸素、アンモニアでも事故が発生＜令和４年の傾向＞
・ ＬＰガス起因の爆発・破裂事
故が発生
・ 昨年に引き続き、作業ミスにより発生した事故が多い。

（注）「引張」とは、ＣＮＧ又はＬＰＧスタンド等における車両の誤発進による充塡
ホースの引張り事故のこと。

16

東高保
2023 4 VOL.
667 号
東高保 会報会報2023.4
VOL.667号

の＜主な事故の概要＞

〇

アンモニア

発生日

令和４年４月

発生場所

太田区

事故の状況

・ アンモニア冷凍機のアンモニア漏えい事故。
・ 圧縮機のメカニカルシールに外力がかかったため漏えいに至る。
・ 締結管理・シール管理不良によるものと推定される。

被害等

・ アンモニアガス漏えい

〇

水素

故
発生日

令和４年４月

発生場所

港区ほか

事故の状況

・ 水素スタンドで期限切れ容器へ充塡。
・ 同じ車に2度充塡行為。典型的なヒューマンエラー。
・ 爆発・漏えい・破損等はないため事故としては計上していな
い。

被害等

・ なし

〇

酸素

発生日

令和４年６月

発生場所

足立区

事故の状況

・ 液化酸素を充塡所内で充填した後、ローリーの一周確認の際、加圧蒸発器周辺から異音。
・ 集合管立ち上げ短管付根部分の溶接線上から亀裂。
・ 機器の経年劣化及び振動により亀裂を生じたと推定される。

被害等

・ 液化酸素漏えい。

東高保
2023 4 VOL.
667 号
東高保 会報会報2023.4
VOL.667号

17

〇

引張り事故（ＬＰ）
いずれの事故も、ガス充塡作業手順を正確に行わなかったことにより発生

１件目
発生日
発生場所

事故の状況

事故の原因

２件目
発生日
発生場所

事故の状況

事故の原因

18

令和４年２月八王子市
・ 複数の車両がほぼ同時に来店したため、新規の車両に急いで対応しようとして、ノズルを抜くのを忘れたまま、バルブとリ
アゲートを閉めて、運転手に伝票と鍵を渡したため、車両が発進し、引張事故が発生。
・ ガスの漏えいはなかったが、セーフティカップリングが離脱
し、車両側充塡口差込みノズルに傾きが生じた。
・ 充塡作業手順を正確に行わなかったことによるヒューマンエ
ラー

令和４年３月
足立区
・ 顧客の要請により、鍵の預かりと看板設置を行わない代わりに車輪止めをして、充塡を開始。スマートキーの車両で、落下による鍵破損を危惧しての要請。
・ 伝票詰まりが発生していたが、印字不良の伝票を顧客に見せて了解を得たため、伝票を引き渡したところ、顧客は充塡終了と思い、ホースを接続したまま、車両を発進。
・ 車輪止めにより一度は停止したが、そのまま更にアクセルを踏み込んだため、車輪止めを乗り越えて２ｍほど前進し、充塡ホースの引張りによりセフティカップリングが離脱。
・ ガス漏えいはない。
・ 作業手順として、伝票詰まりを解消することに気を取られた
結果、ホースを外してから伝票を渡すという作業手順を正確に行わなかったことによるヒューマンエラー。

東高保
2023 4 VOL.
667 号
東高保 会報会報2023.4
VOL.667号

＜令和３年発生の重大事故＞〇

二酸化炭素の噴出・漏えいによる死亡事故発生日

令和３年１月

発生場所

港区

事故の状況

・ 二酸化炭素消火設備の消防設備点検（法定点検）中に、何らかの原因により二酸化炭素が噴出・漏えいし、ビル管理元請会
社、一次下請会社及び二次下請会社の作業員、警備員等が巻き込まれる事故が発生。
・ 直ちに消防署に通報、消防設備点検作業員２名、警備員１名が救急搬送され、作業員２名は搬送先病院にて死亡、警備員１名
は一時意識混濁状態となるも病院での治療後に回復。

事故の原因

・ 点検で外された誘導導管が接続されていない状態で、電気式
容器開放弁のソレノイド部を取り付ける際に作動を確認した
ピンをリセット（引っ込める）せずに取り付け、開放弁を開放させた。
・ この開放により、誘導導管の未接続部から二酸化炭素が容器室内に噴出・漏えいした。

〇

二酸化炭素の噴出・漏えいによる死亡事故発生日

令和３年４月

発生場所

新宿区

事故の状況

・ マンション地下１階の機械式駐車場において、天井ボード張替工事中に、消火設備から二酸化炭素が噴出し、作業員が死傷する事故が発生。
・ 作業員５名が病院に救急搬送され、うち４名が死亡、１名が意
識不明の重体。

被害等

・ 二酸化炭素漏えい
・ 工事作業員４名死亡、１名重体

東高保
2023 4 VOL.
667 号
東高保 会報会報2023.4
VOL.667号

19〇

性状不明ガス・酸素の爆発による死亡事故発生日

令和３年３月

発生場所

太田区

事故の状況

・ 機械器具製造業者である当該事業者の社屋１階作業場において、性状不明ガスと酸素を混合して消費中に爆発が起き、１名が死亡、１名が負傷する事故が発生。
・ 現場は、爆発の衝撃でシャッターや鉄の扉が吹き飛び、割れたガラスが散乱した状態。なお、火災は発生していない。

被害等

・ 原因は不明。
・ 社員１名死亡、１名軽傷、物的被害多数

20

東高保
2023 4 VOL.
667 号
東高保 会報会報2023.4
VOL.667号

冷凍空調情報令和 3 年（2021 年）に発生した冷凍空調施設
における事故等について（その 1）
公益社団法人 東京都高圧ガス保安協会
ＫＨＫ編集発行『冷凍空調情報 Refrigeration and Air Conditioning News Vol.46,2022』から、令和 3 年（2021 年）における冷凍空調施設における事故について、掲載をします。
2021 年（令和 3 年）に発生した冷凍保安規則に関する事故件数の総数は 252 件ですが、全事故件数 492 件の中で 51％と最多となっています。このうち人身事故は 0 件でした。冷媒ガス別では、フルオロカーボ
ンが 228 件、アンモニア 21 件、炭酸ガス 2 件、ヘリウム 1 件でした。
詳細は以下のサイトをご覧ください。
https://www.khk.or.jp/Portals/0/khk/hpg/refrigeration/2022/other/Vol_46%20(1).pdf＜問合せ先＞高圧ガス保安協会（高圧ガス部）〒105-8447 港区虎ノ門 4-3-13
ヒューリック神谷町ビル
TEL:03-3436-6103 FAX:03-3438-4163
KHK ホームページ：http://www.khk.or.jp～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
その 2021-027-2 冷媒漏えい事故①発生日時：1 月 6 日②発生場所：岐阜県③冷媒ガス：フルオロカーボン 407C
④災害現象：漏えい⑤取扱状態：＜停止中＞（休止中）⑥事故概要：
令和 3 年１月 6 日、治験薬棟の空冷スクリューチラーの熱交換器の交換作業のため、冷媒を回収したところ、冷媒 60kg 中 3 ㎏しか回収できなかったことにより冷媒の漏えいが発覚したもの。
令和 2 年 10 月 2 日以降運転していないため、正確な漏えい日時は不明。
（消防への第 1 報は令和 3 年 1 月 7 日午前 9 時 45 分。
）
メーカーでの調査の結果、冷水通路全体にスケール（ 黒色酸化鉄 ）及び鉄瘤の付着が確認されており、冷水中の腐食成分が異物等の下側や隙間に局所的に濃縮してステンレス表面の不働態
被膜が破壊され再生が妨げられて局所的に腐食が進行したか 、プレートを接合しているろう材が同じ作用で腐食したと推測される。
原因は、＜腐食管理不良＞⑦人身被害：なし

東高保 会報会報2023.42023 4 VOL.667
VOL. 667
東高保
号号

21

その 2021-032-2 冷媒ガス(R410A)漏えい事故①発生日時：2 月 22 日
②発生場所：熊本県③冷媒ガス：フルオロカーボン 410Ａ
④災害現象：漏えい⑤取扱状態：＜停止中＞(検査･点検中)⑥事故概要：
令和 2 年（2020 年）12 月 24 日（木）、他系列での漏えいがあり、使用状況が同じ当該設備の運転を停止。
（この時点でアラーム等の発生はなし）
令和 3 年（2021 年）2 月 17 日（水）、空調機メーカーの定期点検実施
令和 3 年（2021 年）2 月 22 日（月）、室内熱交換器入口の U 字管下部より、漏れを確認。フ
ロン回収を実施。
フロン漏えい量：16.0kg（充塡量：16.0kg、回収量：0kg）
令和 3 年（2021 年）6 月 25 日（金）、原因の腐食対策として、防食塗装（カチオン電着塗装）の熱交換器に取り替えた。
原因は、＜腐食管理不良＞⑦人身被害：なし
その 2021-036 冷媒ガス漏れ①発生日時：1 月 18 日
②発生場所：兵庫県③冷媒ガス：その他フルオロカーボン④災害現象：漏えい⑤取扱状態：＜製造中＞⑥事故概要：
1月18日 日常点検中高圧受液器の液面レベルが低下していた為、ガス漏れ点検を実施。
結果、低圧受液器の給液配管のバルブ付近から冷媒反応があり配管防熱を撤去したところ、腐食により穴が開き冷媒が噴出していた。
前後のバルブを閉止して冷却運転を停止した。
原因は、＜腐食管理不良＞⑦人身被害：なし
その 2021-038 水冷式チリングユニット(冷水側プレート熱交換器)冷媒ガス漏れ①発生日時：1 月 10 日
②発生場所：京都府③冷媒ガス：その他フルオロカーボン④災害現象：漏えい⑤取扱状態：＜製造中＞（定常運転）⑥事故概要：
令和 3 年 1 月 10 日（日）16:30 頃に冷凍機チラーユニットの異常停止が発生。計器室にて警報が鳴動したため、職員が現場へ向かったところユニットが停止していた。警報リセットするも復旧が不可であったため、設備担当者へ連絡の後、担当者から保守点検業者へ調査依頼を実施。
翌日の 11 日（月）に保守点検業者が現地にて調査をし、ユニット内部のリークチェック及び22

東高保 会報会報2023.42023 4 VOL.667
VOL. 667
東高保号号

加圧試験を行ったところ、冷水側のプレート熱交換器より冷媒ガスが漏れており、封入量が減ったためにガス漏れ警報器が発報し、異常停止となったことが判明した。
原因は、＜腐食管理不良＞⑦人身被害：なし
その 2021-104-2 冷凍機フロンガス漏えい事故①発生日時：1 月 25 日
②発生場所：静岡県③冷媒ガス：フルオロカーボン 404Ａ
④災害現象：漏えい⑤取扱状態：＜製造中＞（定常運転）⑥事故概要：
1 月 19 日の点検で冷媒レベルが低下していることが判明。原因調査を行なったところ、膨張
タンクとブラインエアー抜き配管から冷媒が検出されたので、ブラインクーラー内で漏れがあったと判断し、ブラインクーラーの開放検査を行なった 。銅チューブ 654 本の渦流探傷試験の結果、チューブ 2 本からの漏えいを確認した 。漏えいのあったチューブを閉止するとともに、減
肉率 8 5％以上のチューブについて閉止処理を実施した。
原因は、＜腐食管理不良＞⑦人身被害：なし
その 2021-213 冷凍設備からの冷媒漏えい①発生日時：5 月 1 日②発生場所：滋賀県③冷媒ガス：フルオロカーボン 404Ａ
④災害現象：漏えい⑤取扱状態：＜製造中＞（定常運転）⑥事故概要：
5 月 1 日 3 時ごろに、冷凍設備が異常停止したため、点検したところ、冷媒（R404A）が漏えいしていた。メーカーによる調査の結果 、凝縮器チューブ 22 本からの冷媒リークが判明した。
原因は、＜腐食管理不良＞⑦人身被害：なし
その 2021-455 空気熱交換器液管からの冷媒ガス濡えい事故①発生日時：6 月 7 日②発生場所：東京都③冷媒ガス：フルオロカーボン 134ａ
④災害現象：漏えい⑤取扱状態：＜停止中＞(検査･点検中)⑥事故概要：
冷房に切り替えて運用中に吸入圧力低下の警報が発報し、冷媒液面量の低下が確認されたため、運転を停止して漏えい調査を実施したところ、空気熱交換器液管に生じたピンホールからの漏えいを確認した。
原因は、＜腐食管理不良＞⑦人身被害：なし
東高保 会報会報2023.42023 4 VOL.667
VOL. 667
東高保
号号

23

その 2021-468 配管溶接部のピンホールからの冷媒ガス漏えい①発生日時：11 月 5 日②発生場所：佐賀県③冷媒ガス：アンモニア④災害現象：漏えい⑤取扱状態：＜製造中＞（定常運転）⑥事故概要：
11 月 5 日 9 時頃、事業者が２時間置きに実施している巡回点検にて、屋上に設置している蒸発式凝縮器付近で若干のアンモニア臭が確認されたため、装置を停止。その後連絡した設備業者とともに調査をしたところ、蒸発式凝縮器入口配管の溶接部にピンホールが発生していることが確認できたため、前後のバルブを閉止した。また、屋外であったことから、ピンホール箇所から雨等が配管内に流入するのを防ぐためにゴムチューブにて固縛した。
なお、7 月に実施した定期自主検査では問題は確認されず、また日常点検の範囲では圧力や液面の異常は見受けられなかった。
原因は、＜その他＞⑦人身被害：なし
その 2021-050 冷凍機圧縮機 R22 漏えい事故①発生日時：2 月 13 日
②発生場所：山口県③冷媒ガス：フルオロカーボン 22④災害現象：漏えい⑤取扱状態：＜製造中＞（定常運転）⑥事故概要：
2 月 13 日、運転当直長が、定期パトロール中に、運転中冷凍機のコンデンサーのサイトグラ
スにて、フロンの液面低下を確認した。フロン漏えいチェッカーにて漏えいを確認した為、冷凍機を停止するとともに、冷媒系統の各弁を閉止し拡散防止を図った。2 月 14 日に、スプレー式
漏えい検知液にて確認を行ったところ、容量制御電磁弁ポートへ接続されている銅管のフレア継手より漏えいを発見した。
2 月 15 日に当該銅管フレア継手を開放点検したところ、フレア管端の拡管部根本に亀裂を確認した。なお、調査時に、別の箇所のボルトねじ込み部からの微量な漏えいも確認された。
（高圧ガス事故対象外）
原因は、＜検査管理不良＞⑦人身被害：なし（次号に続く）24

東高保 会報会報2023.42023 4 VOL.667
VOL. 667
東高保
号号

トピックス

グリーン水素の普及に向けた東京都の取組
東京都産業労働局 産業・エネルギー政策部
水素エネルギー推進担当課
2023 年 2 月 6 日（月）、「東京水素の日」（2 月 1 日）の時期に合わせて、ＪＰタワー（千代田区丸の内二丁目）4 階ホールで 13 時から『水素エネルギー推進セミナー』が開催されました。スローガン
は、「水素が動かす、東京の未来～グリーン水素の普及に向けて～」です。
東京都では、エネルギーの安定供の確保や脱炭素化に向け、都内における水素エネルギーの需要拡
大・早期社会実装化に取り組んでいます。
この度、東京都産業労働局 産業・エネルギー政策部 新エネルギー推進課より、
本セミナーでの発表資料のご提供をいただきましので、ご紹介したいと思います。
※セミナーのアーカイブ映像はこちらからご覧になれます。
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/energy/event/hydrogen_seminar/index.html

東高保 会報 2023 4 VOL. 667 号

東高保

会報 2023.4

VOL.667 号

25

26

東高保 会報 2023 4 VOL. 667 号

東高保

会報 2023.4

VOL.667 号

東高保 会報 2023 4 VOL. 667 号

東高保

会報 2023.4

VOL.667 号

27

28

東高保 会報 2023 4 VOL. 667 号

東高保

会報 2023.4

VOL.667 号

東高保 会報 2023 4 VOL. 667 号

東高保

会報 2023.4

VOL.667 号

29

30

東高保 会報 2023 4 VOL. 667 号

東高保

会報 2023.4

VOL.667 号

東高保 会報 2023 4 VOL. 667 号

東高保

会報 2023.4

VOL.667 号

31

32

東高保 会報 2023 4 VOL. 667 号

東高保

会報 2023.4

VOL.667 号

東高保 会報 2023 4 VOL. 667 号

東高保

会報 2023.4

VOL.667 号

33

34

東高保 会報 2023 4 VOL. 667 号

東高保

会報 2023.4

VOL.667 号

東高保 会報 2023 4 VOL. 667 号

東高保

会報 2023.4

VOL.667 号

35

新シリーズ

高圧ガス一口メモ
東京都高圧ガス保安協会発行の協会誌『防災』（1966 年創刊号～1990 年
3 月号）のサロン欄に「高圧ガス一口メモ」（1972 年 5 月号～1984 年 5 月号）として高圧ガス関連技術用語を掲載してきたものが『わかり易い高圧
ガスの手引』（写真参照）として発刊されました（初版・昭和 59 年 10 月
31 日）。
今回、会報の新シリーズとしてあらためて法令用語も含めて「高圧ガス一口メモ」の連載を始めたいと思います。
会員の皆様からも、取り上げて欲しい用語などがありましたら、編集部
まで FAX もしくはメールでお知らせくださるようお願いします。
会報担当編集部 横山 FAX：03(3830)0266
広報担当
Mail：hyokoyama@tokyo-khk.or.jp～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

11 特定設備
高圧ガスの製造その他のために用いられる設備のうち、高圧ガスの爆発その他の災害の発生を防止するため、設計の検査、材料の品質の検査または製造過程中の検査を行うことが特に必要なものとして省令（特定則）で定められた設備を「特定設備」といい、その使用材料の種類等により、第一種特定設備と第二種特定設備があります（この定義については後述）。この特定設備の具体例としては、①高圧ガスの製造のための設備（製造に係る貯蔵のための設備を除く。
）として、塔、貯槽、反応器、熱交換器、蒸発器、加熱器、冷却器、凝縮器、加熱炉等これらに類する容器、及び②高圧ガスの製造に係る貯蔵のための設備としては、貯槽（球形貯槽、
平底円筒形貯槽、たて置き円筒形貯槽、横置円筒形貯槽及びバルク貯槽）があります。
このそれぞれの用語の定義については、「特定設備検査規則」（「特定則」と略称）第 2条に定められています（表 1 参照）。ただし、次に掲げるものは特定設備から除外されています。
ａ 容器保安規規則（容器則）の適用を受ける容器
ｂ 国際相互承認に係る容器則の適用を受ける容器
ｃ 指定設備の認定を受けた窒素を製造する設備（認定指定設備）の容器
ｄ Ｐ（設計圧力：ＭＰａ）×Ｖ（内容積：㎥）≦0.004 の容器
ｅ Ｐ＜30 かつＶ≦0.001 の容器
ｆ ポンプ、圧縮機及び蓄圧機に係る容器
ｇ ショック・アブソーバその他の緩衝装置に係る容器
ｈ 流量計、液面計その他の計測器及びストレーナに係る容器
ｉ 自動車用エアバッグガス発生器に係る容器
ｊ 蓄電池に係る容器
なお、特定設備の範囲としては、特定設備本体及び本体に取り付けられた管台、マンホール等の第一継手までの範囲（その管台、マンホール等及びこれらに取り付けられたふた板を含36

東高保
2023.4
VOL.667
東高保 会報会報 2023
4 VOL.
667 号 号

む。
）及び特定支持構造物であり、配管、バルブは含まれません。ただし、その特定設備の製造時に組み込まれる配管であって、完成検査時に検査を受けることが困難な配管については、
特定設備の範囲に含まれます。
表 1 特定設備の定義
号

用 語

定

義

１

塔

高圧ガスの製造設備（製造に係る貯蔵のための設備を除く。次号、第5 号から第 8 号まで及び第 12 号において同じ。
）のうち、第 3 条に規定する設備（以下「特定設備」という。
）であって、塔形状をしたもの（次号及び第 5 号から第 8 号までに規定するものを除く。
）

２

反応器

高圧ガスの製造設備のうち化学反応を行わせるための特定設備

３

球形貯槽

高圧ガスの製造に係る貯蔵のための設備のうち球形状をした特定設備（第 4 号の 2 に規定するものを除く。
）

４

平底円筒形貯槽

高圧ガスの製造に係る貯蔵のための設備のうち平底円筒形状をした特定設備（次号に規定するものを除く。
）

４
の
２

岩盤貯槽

高圧ガスの製造に係る貯蔵のための設備のうち岩盤内の空間を利用するものであって、その内面の零パスカルを超える圧力を受ける部分に岩盤を使用し、当該設備の周囲に作用する水圧により高圧ガスの漏えいを防止する機能（以下「水封機能」という。
）を有する特定設備

５

熱交換器

高圧ガスの製造設備のうち二流体間で熱交換を行わせるための特定設
備（次号及び第 7 号に規定するものを除く。
）

６

蒸発器

高圧ガスの製造設備のうち液化ガスを気化させるための特定設備

７

凝縮器

高圧ガスの製造設備のうち圧縮ガスを液化させるための特定設備

８

加熱炉

高圧ガスの製造設備のうち火炎、電気等を熱源として高圧ガスを加熱させるための特定設備

９

たて置円筒形
貯槽

高圧ガスの製造に係る貯蔵のための設備のうちたて置円筒形状をした特定設備（第 4 号の 2 及び第 11 号に規定するものを除く。
）

10

横置円筒形貯槽

高圧ガスの製造に係る貯蔵のための設備のうち横置円筒形状をした特定設備（第 4 号の 2 及び次号に規定するものを除く。
）

バルク貯槽

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則（平成 9 年通商産業省令第 11 号）第 1 条第 2 項第 2 号に規定するバル
ク貯槽

11

東高保
2023.4
VOL.667
東高保 会報会報 2023
4 VOL.
667 号 号

37

保 安事 故 事 例
ＬＮＧ受け入れの際に配管内液封となったことによる安全弁作動でのガス漏え
い事故
発生日時
発生場所
発生施設

2021 年 10 月 4 日（月）岡山県岡山市
ＬＮＧタンク基地

災害現象
取扱状態
人的被害

漏えい（液化天然ガス）
タンクローリから貯槽にＬＮＧ受け入れ中
なし【事故状況】
ＬＮＧタンク基地において、タンクローリから貯槽にＬＮＧを受入れるとき、タンクローリの乗務員が受入れ先の貯槽を誤認し、誤ったバルブ操作をしたため、配管の一部が液封となり、外気温で圧力が上昇して、安全弁が作動し、ＬＮＧが漏えいした（図 1、図 2 参照）。
以下、事故の概要を時系列で記す。
10 月 4 日（月）15 時 00 分 タンクローリＡから 2 号貯槽に受入れ作業中、タンクロー
リＢが到着した。
15 時 30 分 ＬＮＧタンク基地の受入れ責任者は、タンクローリＢの乗務員とともに、タンクローリＢから 2 号貯槽へ受入れ作業を開始するため、タンクローリをフレキシブルチューブで接続
し、フレキシブルチューブ内を窒素置換した。
15 時 35 分 タンクローリＢの乗務員は、受入れ先を 1 号貯槽と誤認識し、
1 号貯槽の元弁（下部）を開操作した。
15 時 35 分～ タンクローリＢの乗務員は、2 号貯槽の元弁（上部）が開い
15 時 40 分ていることに気付き、受入れ責任者に確認した。
15 時 35 分～ 受入れ責任者は、タンクローリＢの乗務員に、受入れ先は15 時 40 分
2 号貯槽であり、1 号貯槽ではないと伝えた。
15 時 35 分～ タンクローリＢの乗務員は、1 号貯槽の元弁（下部）を閉
15 時 40 分操作した（この閉操作で、1 号貯槽の元弁（上部、下部）かから逆止弁の間は、液封となった）。
15 時 40 分 液封配管は、外気温により圧力が上昇し、安全弁が作動した。
16 時 00 分 タンクローリＡ及びタンクローリＢから 2 号貯槽へ受入れ作業を再開した。
10 月 5 日（火）8 時 30 分頃 ＬＮＧタンク基地の事業者は、公設消防に事故発生の連絡をした。
【事故原因】（１）作業責任区分の暗黙知化
受入れ責任者が ＬＮＧタンクの元弁のバルブ操作を、タンクローリの乗

事故概要

38

東高保 会報会報2023.42023 4 VOL.667
VOL. 667
東高保
号号

務員がタンクローリ側のバルブ操作を行うことが暗黙知＊）とされており、作業手順書に作業責任区分の記載がなかった。
＊）「暗黙知」とは、「個人の経験や勘に基づく、簡単に言語化できない知識」のことを指す。具体的には、長年の経験者しか理解していない業務のノウハウなどがあげられる。（引用者注）（２） タンクローリの乗務員の確認不足
使用中の貯槽は「赤札」を、受入れ予定の貯槽は「青札」を表示して識別していたが、タンクローリの乗務員は表示を確認しなかった。さらに、受入れ責任者の指示を仰がず、1 号貯槽のバルブ操作を行った（図 3 参照）。

東高保 会報会報2023.42023 4 VOL.667
VOL. 667
東高保
号号

39

【再発防止策】（１）作業手順書の見直し
タンクローリ事業者と協議し、受入れ責任者がＬＮＧタンクの元弁のバルブ操作を、タンクローリの乗務員がタンクローリ側のバルブ操作を行うこと
を作業手順書に記載し、責任区分を明確化した。
（２）教育の実施
見直した作業手順書をタンクローリ事業者に交付し、タンクローリの乗務員にＬＮＧタンクの元弁のバルブ操作をしてはならないことを教育した。
（３）物理的な対策の検討
ＬＮＧタンク設備とタンクローリ停止場所の間のフェンスの扉を改造し、受入れ作業中にタンクローリの乗務員が元弁に容易に近づけないように措置を講じた。
① タンクローリから貯槽への受入れ作業において、受入れ側と払出し側の責任区分を明確にし、双方において誤認がないよう情報共有を行うことが重要である。
教
訓 ② 受入れ側は、払出し側が作業手順に関する保安教育を施しているかどうか、確認することが望ましい。
③ 高圧ガス事故が起きた場合は、直ちに作業を再開せず、関係機関に通報し、安全確保を確認する必要がある（出典：高圧ガス保安協会「高圧ガス事故概要報告」2021-425）40

東高保 会報会報2023.42023 4 VOL.667
VOL. 667
東高保
号号

ヒヤリハットからはじめよう
内
状

！

容

ＳＩ単位系とＣＧＳ単位系の勘違い

況窒素を用いて設定値が 2.5MPa の高圧遮断装置の作動試験をしていたところ、25kg/cm2 のことだという思い込みがあったので、圧力計が 2MPa を指示したにもかかわらず、2kg/cm2 と勘違いして試験を続けた。同僚からもう 20kg/cm2 を超えたぞと言われ、ハッとした。

想
定
される
事故等

・高圧遮断装置の作動前に安全弁が作動
・安全装置の作動前に高圧ガスの漏えいや配管などの破裂

概略図

対 策

・高圧ガス製造施設の計器類をＳＩ単位系に統一
・ＳＩ単位系の周知徹底（出典：東京都環境局「ヒヤリハットからはじめよう高圧ガス事業所の自主保安活動」【事例-2】より

東高保 会報会報2023.42023 4 VOL.667
VOL. 667
東高保
号号

41

～高圧ガスの相談室～

高圧ガスを運送する場合に必要な資格について教えてください。

≪回答≫
高圧ガス保安法では、次表に掲げる高圧ガスを移動するときは、所定の資格要件（後述）を満たした「高圧ガス移移動監視者」（一般高圧ガス保安規則第 49 条第 1 項第 16 号～18 号及び同規則第 50 条第 12 号～13 号）に移動を監視させなければなりません。
移動監視者）が必要となる高圧ガスの区分と量（１）資格者（移（出典）高圧ガス保安協会『高圧ガス・液化石油ガス法令用語解説（第 5 次改訂版）』

この場合「監視」とは、具体的には、資格者（後述）が同乗し、又は「運転手」自らが資格者となり、移動中常に状態を把握しなければなりません。この規定は移動中だけでなく、駐車中においても次のように定められています。
〇一般高圧ガス保安規則第 49 条第 1 項第 16 号
駐車（道路交通法（昭和 35 年法律第 105 号）第 2 条第 1 項第 18 号に規定する駐車をいう。
以下同じ。
）するときは、充塡容器等に高圧ガスを受け入れ、又は当該充塡容器等から高圧ガスを送り出すときを除き、第一種保安物件の近辺及び第二種保安物件が密集する地域を避け、移動監視者（次号の規定により高かつ、交通量が少ない安全な場所を選ぶこと。また、駐車中移
圧ガスの移動について監視する者をいう。以下同じ。
）又は運転者は、食事その他やむを得ない場合を除き、当該車両を離れないこと。
42

東高保 会報 2023 4 VOL. 667 号
東高保
会報 2023.4 VOL.667 号

〇一般高圧ガス保安規則第 50 条第 12 号
充塡容器等を車両に積載して移動する場合において、駐車するときは、当該充塡容器等の積み卸しを行うときを除き、第一種保安物件の近辺及び第二種保安物件が密集する地域を避けるとともに、交通量が少ない安全な場所を選び、かつ、移動監視者又は運転者は食事その他やむを得ない場合を除き、当該車両を離れないこと。ただし、容器の内容積が 25 リットル以下である充塡容器等（毒性ガスに係るものを除く。
）のみを積載した車両であって、当該積載容器の内容積の合計が 50 リットル以下である場合にあっては、この限りでない。
（２）高圧ガス移動監視者の資格要件（アまたはイのいずれか）
ア 次のいずれかの免状所有者
・甲種化学責任者免状
・甲種機械責任者免状
・乙種化学責任者免状・乙種機械責任者免状
・丙種化学責任者免状
イ 高圧ガス保安協会（KHK）が行う高圧ガスの移動についての講習（高圧ガス移移動監視者講習)を受け、当該講習の検定に合格した者
なお、移動監視者は、高圧ガスの移動を監視するときは、常に免状または講習を修了した旨を証する書面を携帯しなければなりません。
＜参考＞〇一般高圧ガス保安規則第 49 条第 1 項第 17 号
次に掲げる高圧ガスを移動するときは、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状若しくは乙種機械責任者免状の交付を受けている者又は協会が行う高圧ガスの移動についての講習を受け、当該講習の検定に合格した者に当該高圧ガスの移動について監視させること。
イ 圧縮ガスのうち次に掲げるもの（ハに掲げるものを除く。
）（イ） 容積三百立方メートル以上の可燃性ガス及び酸素（ロ） 容積百立方メートル以上の毒性ガス
ロ 液化ガスのうち次に掲げるもの（ハに掲げるものを除く。
）（イ） 質量三千キログラム以上の可燃性ガス及び酸素（ロ） 質量千キログラム以上の毒性ガス（ハ） 第 7 条の 3 第 2 項、第 7 条の 4 第 2 項、第 11 条第 1 項第 5 号（第 7 条の 3 第 2 項の基準を準用する場合に限る。
）及び第 12 条の 2 第 2 項の圧縮水素スタンド並びにコンビ
ナート等保安規則第 7 条の 3 第 2 項の圧縮水素スタンドの液化水素の貯槽に充填する液化水素
ハ 特殊高圧ガス〇一般高圧ガス保安規則第 49 条第 1 項第 18 号
前号の移移動監視者は、高圧ガスの移動を監視するときは、常に前号の免状又は講習を修了した旨を証する書面を携帯しなければならない。
＜参考事項＞
神奈川県、千葉県では、法令に基づく「移動監視者」制度とともに、独自に「高圧ガス運送基
準」（神奈川県）、「高圧ガス輸送保安基準」（千葉県）を定め、所定の要件を満たした高圧ガス運
東高保 会報会報2023.42023 4 VOL.667
VOL. 667
東高保
号号

43

送指導員または高圧ガス運送員（以上は神奈川県）、輸送従事者（千葉県）により運送させることとしています。以下に、それぞれの基準の概略を紹介します。
１．神奈川県「高圧ガス運送基準」より抜粋(1) 運送指導員（公社）神奈川県高圧ガス防災協議会が行う講習を 2 年に 1 回以上受け、当該講習の終了を認定された者(2) 運送員
以下に規定する運送員の資格を有する者（高圧ガス移移動監視者、運転者及び運送補助者）
運送員は、次の各号に掲げる資格を有する者とする。ただし、少量高圧ガス移動者はこの限りでない。
① 次のいずれかに該当する高圧ガスを車両に積載して運送する運送員は、高圧ガス移
移動監視者
ア 圧縮ガスのうち、可燃性ガス及び酸素にあっては容積 300 立方メートル以上、 毒性ガスにあっては容積 100 立方メートル以上、液化ガスのうち可燃性ガス及び酸素にあっては質量 3000 キログラム以上、毒性ガスにあっては質量 1000 キログラム以上イ 特殊高圧ガス
ウ 液化水素のうち、一般高圧ガス保安規則第 7 条の 3 第 2 項の圧縮水素スタンドの貯槽に充塡するもの② 前号以外の高圧ガスを運送するときは、次のいずれかに該当する者
ア 高圧ガス製造保安責任者免状、高圧ガス販売主任者免状、液化石油ガス業務主任者の代理者資格証の交付を受けている者、液化石油ガス設備士免状の交付を受けている者、保安業務員又は液化石油ガス調査員の資格を有す者
イ 運送指導員が行う教育を受け、かつ、事業主が適当と認めた者
2．千葉県「高圧ガス輸送保安基準」より抜粋
輸送従事者のうち運転者又は同乗者のいずれか 1 名は、次の各号に掲げる者でなければならない。
(1) 高圧ガス移移動監視者（以下「移移動監視者」という。
）
次に掲げるもののうち、いずれか一に該当する者
ア 高圧ガス製造保安責任者免状（冷凍保安責任者免状を除く。
）の交付を受けている者
イ 高圧ガス保安協会が行う高圧ガスの移動についての講習を受け、当該講習の検定に合格した者（特殊高圧ガスを含む。
）(2) 高圧ガス輸送員（以下「輸送員」という。
）
次に掲げるもののうち、いずれか一に該当する者
ア 移動する高圧ガスの製造の作業に 1 年以上の経験を有する者
イ 高圧ガス販売主任者免状の交付を受けている者
ウ 移動監視者経験認定書を有する者又は高圧ガス保安協会の行った高圧ガスの移動に係る講習を修了した者エ～キ 液化石油ガス関係は省略
ク 第 19 条に規定する団体が行う所定の講習を修了した者、その他各都道府県知事等が適格と認めた者*)＊）「第 19 条に規定する団体」とは、一般社団法人千葉県高圧ガス保安協会、一般社団法人
千葉県ＬＰガス協会、千葉県冷凍空調設備協会及び千葉県高圧ガス流通保安協会をいう。
44

東高保 会報会報2023.42023 4 VOL.667
VOL. 667
東高保
号号

委○
員○
会○
等○
開○
催○
報○
告
○

協会だより
○第 218 回理事会

日時：2023 年 3 月 10 日（金）10：00～
場所：エッサム神田 1 号館 →新型コロナウイルス感染症防止によりリアル&オンラ
イン開催
議題：、2023 年度事業計画（案）、2023 年度事業予算（案）○ 広報委員会
日 時：2023 年 3 月 16 日（木） 15：00～17：00
場 所：協会会議室
議 題：会報（4 月号）編集の件 ほか→新型コロナウイルス感染症防止によリアル＆オン
ライン開催◎協会日誌（2023 年 3 月 1 日～3 月 31 日）
3 日 第 2 回高圧ガス製造者・貯蔵所所有者保安講習（全国家電会館）
15 日 第 2 回冷凍空調保安講習会（タワーホール船堀）

新型コロナウイル
ス感染症防止によりリアル＆ウェビナー開催◎新規入会会員（2023 年）
１．一般ガス事業所

№

事業所名

入会月

〒

所在地

1

有限会社酸京クラウド

1月

143-0013

大田区大森南 3-19-12 酸京ビル

□新規入会勧誘のお願い
当協会では高圧ガス等に関する豊富な知識と経験を有するスタッフにより、会員皆様に重要かつ有意義な情報のご提供やご相談業務を行っています。
すべての高圧ガス関係事業者が当協会に入会され、高圧ガスによる事故の未然防止対策及び自主保安体制の構築に取り組まれることを協会あげてご支援していきたいと思います。

協会は、安全と安心のある社会を創造するために、高圧ガスを取り扱う事
業者の自主保安活動をサポートします。ぜひ皆様方のまわりに未入会の方がいらっしゃいましたら、入会をお勧めくださるようお願い申し上げます。

東高保 会報 2023 4 VOL. 667 号

東高保

会報

2023.4

VOL.667 号

45

協○
会○
か○
ら○
の○
ご○
案○
内
○
測定機器の貸出しについて協会では、以下の測定機器の貸出しを行っています。利用されたい方は、当協会の担当者（小石川）にお問い合わせの上、お申込みいただくようお願いします。
■測定器の種類及び保有台数（１） 理研簡易ガスリークチェッカー SP-220F（フロンガス用） 5 台※詳細な情報は、理研ＨＰをご参照ください。
http://www.rikenkeiki.co.jp/（２）PD51 形 重錘型圧力計 長野計器製
4台※収納 BOX（寸法 400W×615L×350H 重量約 9kg 総重量は 25kg 位です）
※詳細な情報は、長野計器ＨＰをご参照ください。
http://www.naganokeiki.com/public_html/index.php■貸出し条件（１）貸出し料金
会員：無料
非会員：3,000 円（２）貸出期間①理研簡易ガスリークチェッカー
1 週間②PD51 形 重錘型圧力計
2 週間※重量がケースを含めて 25kg 近くありますので、運搬は車でないと無理です。

46

東高保 会報会報2023.42023 4 VOL.667
VOL. 667
東高保
号号

東京都高圧ガス保安協会発行図書のご案内 新10mm

パターン① C70、Y70

パターン② C50、M30

背 12.5 ｍｍ設定

2023

100％

刊

2023

Ⅱ

2023

2023

（3,300 円（税込））

2023

2023

定価３，１００円（税込み）
購入冊数：部

14405998 冷凍機械責任者試験問題と解説H1-4.indd

22023/03/24

13:16:22

定価３，３００円（税込み）
購入冊数：部

2023/03/23「支払証明書」貼付場所
購入方法（太線内を記入する。）
１．上記金額を三井住友銀行銀座支店（口座名：公益社団法人東京都高圧ガス保安協会）、普通
口座番号：1477732）へ振込み、振込証明書のコピーをこの貼付場所にのり付けする。
２．本紙を下欄の FAX 番号へファックスする。（FAX が協会に届き次第発送します）。
３．振込手数料及び送料は、申込者負担です。送料は 1 冊の場合、関東内陸地域は 550 円、その他の地域及び 1 冊以上のときは、事前に連絡先までお問合せください。☎03（３８３０）０２５２

ＦＡＸ：03-3830-0266
東高保 会報 2023 4 VOL. 667 号

47

16:23:50

『高圧ガス周知文書』（クリアファイル A4）
当協会と東京都高圧ガス溶材協同組合では、可燃性ガス、特定不活性ガス、酸素、三フッ化窒素用高圧ガスの移動基準遵守徹底のため、あらたに周知文書を作成しました。
（10 部以上の場合は 1 部１５０円）【送料別料金】で頒布し１部２００円（消費税込）
ますので、協会までお申し込みください。

を

代
ザ
・

・

・

・

◎

【

「支払証明書」貼付場所
購入方法（太線内を記入する。）
１．上記金額を三井住友銀行銀座支店（口座名：公益社団法人東京都高圧ガス保安協会）、普通
口座番号：1477732）へ振込み、振込証明書のコピーをこの貼付場所にのり付けする。
２．本紙を下欄の FAX 番号へファックスする。（FAX が協会に届き次第発送します）。
３．振込手数料及び送料は、申込者負担です。送料は 1 部の場合、関東内陸地域は 550 円、その他の地域及び 1 冊以上のときは、事前に連絡先までお問合せください。☎03（３８３０）０２５２

48

東高保 会報 2023 4 VOL. 667 号

三。

協会ステッカーを発行しています
東京都高圧ガス保安協会では、「当協会の普及を図り、会員であることのステータスの向上を図る」ことを目的として、車両などに貼付するステッカーを会員からの応募により決定し、発行することとしました。

ステッカーの作者は、株式会社ガス研代表取締役の加藤 隆治氏です。このデザインのコンセプトは、・当協会のフルネームを表記し、会員であることを明確にした。
・背景のブルーは車両に貼付したとき目立つこと。
・高速道路標識でもブルーが基調となっていること。
・斜め軸はガスボンベの色をイメージしていること（例えば、黒は酸素、褐色はアセチレン、
赤は水素、緑は炭酸ガス、白はアンモニアなどです。
）◎価格：普通判（乗用車タイプ）１枚

シール式・マグネット式とも８８００円（税込）
大判（大型車タイプ）（マグネット式のみ） 1 枚 １１００円（税込）【ご注意いただきたい事項】※ お申込みからお手元に届くまで少し時間がかかる場合があります。
※ 商標登録については現在手続きを進めています。

今後、東京都、警視庁等の行政官庁、関係団体に対しては広く周知を図っていきます。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

協会ステッカー申込書
ステッカーの種類

定価（税込）

ステッカー普通判【シール】
ステッカー普通判【マグネット】
ステッカー大判【マグネット】
送
料
合
計
お
申
込
者

(ﾌﾘｶﾞﾅ）
氏 名
又は法人名

FAX：03-3830-0266
枚 数

８００円
８００円
１１００円

金 額

枚
枚
枚
枚

会員番号
電話番号

ＦＡＸ

〒
お
届
け
先

都・県

住 所
氏 名
又は
担当者名

円
円
円
円
円

（法人の場合は部署名までご記入願います。お申込者と同じ場合は記載不要です。）

東高保 会報 2023 4 VOL. 667 号

49高圧ガスに関する質問、会報への要望はありませんか
会員各位 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
協会では、会報を購読していただいている皆様から、普段、高圧ガスに関連する事業に従事しておられる中で、高圧ガス保安法令に関する疑問や役所への各種申請や届出の方法、あるいは保安教育やヒヤリハット対策などについての疑問や質問あるいは改善事例等の提案等について、できるだけ情報を共有して参りたいと思います。
いただいた質問等については、会報に毎号掲載している「高圧ガスの相談室」欄への掲載や、このお問合せコーナーに随時掲載して参りたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。
なお、お問い合わせは会報の奥付に掲載の電話、FAX、メールあるいはホームペー
ジのお問い合わせコーナーからお願いします。
公益社団法人東京都高圧ガス保安協会【自由記入欄】

会報に広告を掲載しませんか
広告掲載要項

会報サイズ・・・・B5
発行部数・・・・1,5２0 部
掲載場所・・・・目次前頁若しくは奥付次頁■広告料金（モノクロ、カラーとも同一料金です）◆年 10 回掲載・・・・￥１８７,０００円（税込み）◆年６回掲載・・・・￥１１０,０００円（税込み）※企業ロゴ、写真、イラスト使用可。ただし、デザイン作成依頼の場合には、別途料金 \5５,000 円（税込み）をいただきます。
■広告料振込先
三井住友銀行 銀座支店
口座名：公益社団法人東京都高圧ガス保安協会 普通預金 口座番号：1477732○広告データ・版下をお持ちの場合
データは PDF、ワード、エクセル、JPEG であれば掲載可能です。下記メールアド
レスにご送付ください。
※いただいたデータは紙面掲載状のサイズ等の制約から,若干のデータ修正（サイズ変
更、色調等）をする場合があります。
○広告データ作成が必要な場合
広告に掲載したい内容、写真等を下記 FAX またはメールアドレスにご送付ください。広告データを作成します。作成後、内容・デザイン等のご確認は担当者よりご連絡いたします。

お問合せ
公益社団法人 東京都高圧ガス保安協会〒113-0033 文京区本郷 5-23-13 タムラビル 3 階☎03-3830-0252 FAX03-3830-0266
ホームページアドレス https://www.tokyo-khk.or.jp
メールアドレス webmaster@tokyo-khk.or.jp
50

東高保 会報 2023 4 VOL. 667 号
東高保

会報 2023.3

VOL.666 号

皆さんアルテミス計画をご存じですか？2月に宇宙飛行士 2名が公表されました。お一人は世界銀行にお勤めの諏訪 理さん、もう一方は医師の米田 あゆさん、です。このお二人は月面探査プログラム「アルテミス計画」を見据えて JAXA が選定した宇宙飛行士です。
さて「アルテミス計画」は人類の月面での長期滞在を視野に入れたもので、すでに昨年 11 月に NASA が新型巨大ロケット「オリオン」を打ち上げています。アメリカのアポロ計画以来、約半世紀ぶりの人類を月面に送る計画で、当初の予定では 2024 年までに月面に着陸させる予定です。アームストロング船長が初めて月面に降り立った半世紀前の画像が蘇り何かワクワクしてきますね。
アルテミス計画は月に人類の活動の拠点を築く目的で、月面の周回軌道に国際宇宙ステーシ
ョンを構築し、そこを起点として月面に通信基地や居住棟などのインフラを築く計画のようです。日本に課せられたミッションは居住棟への機器の提供、探査機による月面データの共有、そして与圧ローバーという探査車両の開発など多岐にわたっています。
このアルテミス計画の最大の課題は継続的な燃料の補給だと私は考えています。例えばこの与圧ローバーは太陽光パネルを搭載し、随時、太陽光を駆動源として活用するのですが、太陽光だけでは駆動源として不足するので、今地球で進化しつつある燃料電池も併用していきます。ただ、燃料電池には水素の継続的な供給が必要です。
この問題を公の場で JAXA に質問したところ、「水素は月の地中に存在する水から取り出します」との回答でした。私は一瞬「え？」と固唾を飲みました。なぜなら、月の地中に水が存在することがどうして判明しているのだろう、という疑問です。今までの月の外側からの探査に
より過去に水があっただろうという痕跡はわかっています。が、地中に水が存在することは、
いつ誰が判断（判定）したのでしょうか？月面において継続的な燃料の補給は居住や移動するためには必須なことです。太陽光の光は一日の半分は直接受けることができず、高性能な蓄電システムが必要となりますが、まだ開発が進んではいません。仮に地中に水が存在するとしてもそれがどの程度の量なのか、また採取できる場所に存在するのか、一層探査しなければなりません。
アルテミス計画は地球環境の悪化を想定し、描かれた将来の人類のサバイバルプランのように思えますが、人類が存続できるための空気や水といった肝心のインフラの供給が私にはまだ見えてはいません。
（FM）
広報委員会
委員長
委
員
事務局

泉
智
荒 井 秀 昭 市村真理子
柴 田 善 弘 鈴木柾批左
中 田 正 史（ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ）
藤 原 寿 和稲野邉大輔
福 永 直 樹大津留征二
矢 橋 和 己笠 井 文 夫
山 中 耕 一案内図

会報

交番より約150ｍ

やよい軒

VOL.667 （２０２３．４月号）
2023 年 3 月 28 日印刷 年 10回発行
2023 年 4 月 5日発行 定価１部 480円(税込み)（送料 79円）
会報の購読料は，会費に含まれております。
）〒113-0033 東京都文京区本郷 5-23-13 タムラビル 3 階

HELLO
VISITS

発行所
LIFE

公益社団法人東東京都高圧ガス保安協会
電話 03-3830-0252 FAX 03-3830-0266e-mail webmaster@tokyo-khk.or.jp

編集兼
発行人
印刷所

古 川

日本印刷株式会社

東高保 会報 2023 4 VOL. 667 号

東高保

会報 2023.4

誠

VOL.667 号

51

発

行

図

書

等
2023 年 4 月 5 日現在★

東京都高 圧ガス保 安協会 発行
図
１
２
３
４
５
６
７

★

書

消費税（10％）税込み(単位：円)

名

定高圧ガス等による事故時の応急措置（改訂 4 版)
第三種冷凍機械責任者試験問題と解説（2023 年版)
第一種高圧ガス販売主任者試験問題と解説（2023 年版）
高圧ガスの取扱いかた（改訂三版）“数値で学ぶ”高圧ガス保安法令
高圧ガス周知文書（A4 クリアファイル）
協会ステッカー（シール、マグネット）

会
価

1,600
3,300
3,100
2,240
2,200
200
800

員
格
1,400
2,970
2,770
1,830

高圧ガス保安協会（ｾｰﾌﾃｨ･ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ･ｻｰﾋﾞｽ㈱を含む）発行
図

書

名

定

１ 第一種販売講習テキスト（第 2 次改訂版)
２ 高圧ガス保安法規集（第 21 次改訂版）
３ 高圧ガス保安法令解説（第七次改訂版）
４ イラストで学ぶ高圧ガス保安法入門
５ イラストで学ぶ冷凍空調入門（改訂版）
６ 高圧ガス保安法概要 第 2 次改訂版〔第一種・第二種・第三種冷凍機械編〕
★

価

価
3,030
4,920
3,450
3,450
2,610
710

日本冷凍空調学会 発行
図書
名
１ 初級冷凍受験テキスト(三冷対応、第 8 次改訂版）
２ 上級冷凍受験テキスト(一・二冷対応、第 8 次改訂版）
３ 冷凍関係法規集（第 59 次改訂版）

定 価
2,900
4,000
1,800

∞ ∞ ∞ ∞ 郵送で書籍等をご希望のお客様へ ∞ ∞ ∞ ∞郵送料は、お客様負担になります。商品、数量、送り先により郵送料が異なりますので、お手数ですが、事前に下記までお問い合わせ下さい。
公益社団法人 東京都高圧ガス保安協会

52

電

話：０３－３８３０－０２５２（代表）

東高保 会報 2023 4 VOL. 667 号

東高保

会報 2023.4

VOL.667 号

背幅 3 mm

14406093 会報 表2-3.indd

すべてのページ

2023/03/20

10:30:17

背幅 3 mm（昭 和 43 年 6 月 7 日 第 3 種 郵 便 物 認 可）
（会報 VOL. 6 6 7）2023 年 4月 5 日発行（1 回 5 日発行）

会 報

4

２０２３．

ＶＯＬ．６６７●おしらせ
会報５月号のＨＰへの掲載について
行 事 第 59 回通常総会のご案内
受 付 冷凍空調施設工事事業所認定 新規・更新申請受付のご案内
講 習 2023 年（令和５年）度上期 第三種冷凍機械法定資格講習のご案内
保安講習「安全な高圧ガスの知識」開催のご案内「高圧ガス販売事業者保安講習」開催のご案内
2023 年度 講習会開催予定●協会事業のご紹介

令和４年度 第２回 高圧ガス製造者・貯蔵所所有者
保安講習会開催される●保安関連情報【速報】令和４年（１月〜 12 月）の都における高圧ガス事故件数●冷凍空調情報

令和３年（2021 年）に発生した冷凍空調施設における事故等について（その１）●トピックス

グリーン水素の普及に向けた東京都の取組●新シリーズ

高圧ガス一口メモ

11

特定設備

公益社団法人 東京都高圧ガス保安協会

https://www.tokyo-khk.or.jp

14406093 会報 表1-4.indd

すべてのページ

2023/03/20

11:02:35