ケーブル接続・端末処理材 一覧表
一般内線用（600V ～ 6600V）

低圧接続
適用電圧

環境

屋内

○○

○

屋外

（露天環境は外装にテ－プ巻き推奨）

－○

○

○

○
○

地中 / 直 （トラフ砂埋め可能
埋直接埋設は適合したケ－ブル使用のみ）
防水性

600V

低圧端末○△○△（露天環境は外装にテ （露天環境は外装にテ－プ巻き必要）－プ巻き必要）（トラフ砂埋め可能直接埋設は適合したケ－ブル使用のみ）（トラフ砂埋め可能
直接埋設は適合したケ－ブル使用のみ）－－

常時水没環境常時水没環境常時水没環境○一時水没環境○一時水没環境82/92-JA/JB
92-EM、92-FPEM

WS-0
WS-T

WS-B-EMYS06C-EMYS06C-FPEM

S/B06W-EM
S/B06W-FPEM

◎

◎◎

○－－

適用電圧

600V

用途

屋内
キュ－ビクル内等（一般 / 引込）屋内使用区分

屋外
耐塩－○
○

－

T06CS-EM

耐火キャップ

PJ-FP

製品

製品

製品
ホームページ

工法

接続

直線分岐
松葉
単心

適用
ケ－ブル

多心
トリプ
レックス

耐火ケーブル適用

エコケ－ブル
防水等級（JIS C 0920）
防水性能（耐水圧試験）

防爆

機械的強度

特徴
（作業性など）http://go.3M.com/
jp-emd/cc/CA-LVResin

レジン注入

http://go.3M.com/jp-emd/cc/
CA-LV-WS

http://go.3M.com/
jp-emd/cc/CA-LVYS06C

http://go.3M.com/
jp-emd/cc/CA-LVSB06W

http://go.3M.com/
jp-emd/cc/CA-LVPJ-FP

常温収縮チュ－ブ

シ－ト巻き

プレハブ差し込み

○－－

○

レジン注入

レジン注入

－－

○

○

P-0.5 ～ P-60

2 - 60mm2

8 - 325mm2

直線 : 3.5 - 325mm2
分岐 : 3.5 - 325mm2

1.25 - 8mm2

－2 - 8mm2/2 - 3 心
2 - 5.5mm2/4 心

8 - 150mm2/3 心

直線 : 3.5 - 22mm²/3心1.25 - 8mm2/2 - 4 心－－－

8 - 325mm2－－

直線 : JFS0044 号
分岐 : JFS0045 号※ FPEM－－

直線 : JFS0069 号
分岐 : JFS0070 号※ FPEM

直線 : JFS0064 号、JFS0065 号
分岐 : JFS0066 号※ FPEM

JFS0073 号－○○○○

IPX8 相当（自社基準）IPX8 相当（自社基準）IPX7 相当

IPX7 相当－○○※添え線分岐可－直線 : 2 - 600mm²
分岐 : 8 - 325mm²
直線 : 2 - 325mm²/
2 - 4心分岐 : 2 - 38mm²/
2 - 4心○○92-EM のみ

IPX8 相当（自社基準）

外水圧 98kPa（水深 10m 相当）
1時間で水の浸入なし○（第 2 類危険場所）◎－－○○※耐火用のみ
－○○○外水圧 98kPa（水深 10m 相当）
1 時間で水の浸入なし

外水圧 98kPa（水深 10m 相当）
1時間で水の浸入なし

外水圧 98kPa（水深 10m 相当）
1時間で水の浸入なし※

外水圧 98kPa（水深 10m 相当）
1時間で水の浸入なし

－－－－

◎◎

※耐火用は除く○

レジンによる保護レジンによる保護レジンによる保護（ゴムチュ－ブによる保護）・レジン外装による強固な構造

・レジン外装による強固な構造

・コンパクトな仕上
がり・一次絶縁に絶縁シ－トを採用（自己融着・絶縁・防湿処理が簡単に行える

・様々な本数のケ－ブルに対応

通電

即通電 OK（レジン注入直後）－

即通電 OK（レジン注入直後）

適用規格

JCAA A102－

JCAA K1101○（ゴムシ－トとプラスチックフィルムによる保護）－○－－○（ゴム成型品による保護）・耐火用はロ－ル状
耐火シ－トを採用

・テ－プレス接続工
法ガラスマイカテ－プ巻きの標準工法に比べ作業時間が 6 割減

即通電 OK

即通電 OK

即通電 OKJCAA K1101
JCAA A102

JCAA K1101－

テ－プ巻き不要）・耐火用はロ－ル状耐火シ－トを採用（ガラスマイカテ－プ巻き不要）（ガラスマイカテ－プ巻き不要）

製品
ホームページ

https://go.3M.
com/jp-emd/cc/
CA-LV-T06CS

工法

常温収縮準拠規格

JCAA K1101

JCAA 認証番号

認証第 15001 号

ケ－ブル
種類

単心－３心－トリプ
レックス

8 - 500mm2

耐火
ケ－ブル適用

－エコケ－ブル

○

端子構造

別体

端子

別売

端子カバ－－

特徴（作業性など）・常温収縮工法による均一な仕上がり、短時間施工が可能高圧接続
適用電圧

屋内

環境

3300V

○
○

屋外

（露天環境は外装にテ－プ巻き推奨）

地中 /直埋（トラフ砂埋め可能
直接埋設は適合したケ－ブル使用のみ）

○

○

○

（露天環境は外装にテ－プ巻き推奨）○（トラフ砂埋め可能
直接埋設は適合したケ－ブル使用のみ）

6600V

○

○

○

○

（露天環境は外装にテ－プ巻き推奨）○△（トラフ砂埋め可能
直接埋設は適合したケ－ブル使用のみ）（トラフ砂埋め可能）○○（露天環境は外装にテ－プ巻き推奨）△○○（露天環境は外装にテ－プ巻き推奨）△（トラフ砂埋め可能）（トラフ砂埋め可能）

S6CS

S6Q2E

S6KG

http://go.3M.com/jpemd/cc/CA-MV-S6CS

http://go.3M.com/jpemd/cc/CA-MV-S6Q2E

http://go.3M.com/jpemd/cc/CA-MV-S6KG

常温収縮

常温収縮

常温収縮

－－－

◎

防水性

常時水没環境S3R

QS3/QST

S6KD

製品

製品
ホームページ

工法

適用
ケ－ブル

単心
3心

http://go.3M.com/jpemd/cc/CA-MV-S3R

レジン注入
－

14 ～ 150mm2

圧縮接続子仕様：14 ～400mm2
トリプ
レックス 圧着接続子仕様：14 ～325mm2

耐火ケ－ブル
適用－

http://go.3M.com/jp-emd/cc/CA-MV-QS3-QST

レジン注入

レジン圧入

－

14 ～ 400mm

22 ～ 400mm2

14 ～ 400mm2

14 ～ 100mm2－－

2

14 ～ 325mm2

22 ～ 600mm2－－－－○○

FDC 社指定工法

HS&T 社、FDC 社指定工法○

JFS2047 号、JFS2048 号
JFS2049 号、JFS2050 号
JFS2051 号、JFS2052 号
JFS2059 号、JFS2060 号

JFS2063 号、JFS2064 号○※上記以外のケーブルメーカーを使用する際は消防へお問い合わせください。
エコケ－ブル
適用○

防水等級（JIS C 0920）

IPX8 相当（自社基準）

防水性能（耐水圧試験）外水圧 98kPa（水深 10m 相当）
1 時間で水の浸入なし

◎

機械的強度

特徴
（作業性など）（ゴムチュ－ブによる保護）
・オ－ルインワン構造による部材最小化による簡便な作業狭所での作業性の向上

レジン外装による強固な構造

通電
適用規格

○

レジンによる保護・常温収縮保護チュ－ブおよび常温収縮絶縁筒採用に一段と優れた簡易作業

・常温収縮保護チュ－ブ採用
により簡易作業JCAA A 305
JCS4507

JCAA A 305
JCS4507

施工完了後即通電可能
JCAA A 202

JCAA A 305

JCAA A 305

JCAA A 305

高圧端末
適用電圧
用途使用区分

一般内線工事○屋内屋外－○－－○（T6PS-O）

耐塩6600V

引込線工事

○○○○

○

－－○

（T6SA-O）○○

引込線工事（東京電力殿サービスエリア内）○（T6SA/T6SB-O）－－－－○－○

関東ハイ -Kタ－ム Ⅱ

関東ハイ -K碍子 Ⅱカントウ HGTPST 端末耐塩用

PST 端末T6PS

PST 端末 耐塩用
T6PS-B

構内ハイ -K タ－ム

T6SK/T6SA

ハイ -K タ－ム Ⅱ

92-E7

ハイ -K 碍子 Ⅱ

http://go.3M.com/
jp-emd/cc/CAMV-T6PS

http://go.3M.com/
jp-emd/cc/CAMV-T6PS-B

http://go.3M.com/
jp-emd/cc/CAMV-Kounai-HiK

http://go.3M.com/
jp-emd/cc/CAMV-HiK

http://go.3M.com/
jp-emd/cc/CAMV-HiK-gaishi

http://go.3M.com/
jp-emd/cc/CAMV-Kanto-HiK

http://go.3M.com/
jp-emd/cc/CAMV-Kanto-HiKgaishi

http://go.3M.
com/jp-emd/cc/
CA-MV-KantoT6PS-B

常温収縮

常温収縮

プレハブ差込

プレハブ差込

プレハブ差込

プレハブ差込

プレハブ差込常温収縮※屋外用は500mm2 まで－

14 ～ 500mm2－－－－－－※屋外用は100mm² まで

14 ～ 100mm2

38 ～ 150mm2

選定可能○－一体（屋外用 14 ～60mm2 のみ）○－同梱（屋外用のみ相手側端子無し）

一体

別体

同梱
（相手側端子なし）同梱（相手側端子なし）
同梱

HGT

T6SA/T6SB

カントウ

T6PS-B

製品

製品
ホームページ工法

22 ～ 1000mm2

単心ケ－ブル種類

３心22 ～ 325mm2－

14 ～ 325mm2

14 ～ 60mm2

14 ～ 100mm2

トリプ
レックス

22 ～ 500mm2

22 ～ 400mm2

14 ～ 500mm2

14 ～ 60mm2

14 ～ 100mm2

選定可能

選定可能

選定可能

－

－

耐火ケ－ブル適用○

エコケ－ブル○○○14 ～ 150mm2

○

端子構造

別体

別体

別体

一体

一体

端子

非同梱

同梱
（相手側端子なし）

非同梱

同梱（相手側端子同梱）

同梱（相手側端子同梱）

端子カバ－

非同梱 ※屋外用

同梱

－

非同梱

同梱

同梱（屋外用のみ）

同梱

－－－－－

シュリング
バック抑制

○

●

特徴（作業性など）●（最低長のみ規定）※屋外用のみ●●JCAA 認証番号●

グリースレス作業●

準拠規格

常温収縮、無半田接地クランプによる簡便な作業

○

端末長可変

JCAA K1301

屋内：05001A 号
屋外：05002 号

製品の選定依頼はこちらから●

常温収縮、無半田接地クランプによる簡便な作業

グリースレス作業
軽量

割れない－－●●●

端子本体グリース内蔵●

無半田設置クランプによる簡便な作業

端末長可変

●

端子本体グリース内蔵

無半田設置クランプによる簡便な作業●

端子本体グリース内蔵による簡便な作業

屋内：11002A 号
屋外：11008 号●

端子本体グリース内蔵による簡便な作業

端末長可変（最低長のみ規定）（最低長のみ規定）

JCAA K1301●●

JCAA K1301

JCAA K1301

11001A 号

04001A 号

関東地区引き込み用金具類付属●●

端子本体グリース内蔵による簡便な作業

関東地区引き込み用金具類付属○

○

●

●
●
●

常温収縮、無半田設置クランプによる簡便な作業
グリースレス作業
軽量

割れない

JCAA K1301

JCAA K1301

登 B-5211002A 号

04001A 号－

http://go.3M.com/jp-emd/sentei

各種数値は参考値であり、保証値ではありません。
仕様及び外観は、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。
本書に記載してある事項、技術上のデータ並びに推奨は、すべて当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について保証するものではありません。
使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任のすべてを負うものとします。
売主及び製造者の義務は、不良であることが証明された製品を取り替えることに限定され、それ以外の責任は負いません。
本書に記載されていない事項若しくは推奨は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り、当社は責任を負いません。

３Mは、３M 社の商標です。

カスタマーコールセンター

電力マーケット事業部

http://www.mmm.co.jp/electro/

製品のお問い合わせはナビダイヤルでPlease Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2019. All Rights Reserved.
ELE-243-A(0519)

0570-012-321

8:45～17:15 ／月～金（土日祝年末年始は除く）