背幅 2.6 mm（昭 和 43 年 6 月 7 日 第 3 種 郵 便 物 認 可）
（会報 VOL. 6 5 0 ）2021 年 8 月 5 日発行（1 回 5 日発行）

会 報

7・8

２０２１．

ＶＯＬ．６５０●おしらせ
令和 3 年度高圧ガス製造保安責任者試験等について
講

習第 2 回高圧ガス運送指導員等保安講習のご案内
令和 3 年度 第 1 回冷凍・空調事業所保安講習のご案内●関東高圧ガス保安団体連合会だより
第 36 回関東高圧ガス保安大会のご案内●協会事業報告３
第 57 回通常総会●行政資料

高圧ガス保安法及び液化石油ガス法対象施設の維持管理状況等調査について（平成 30 年度〜令和 2 年度事業）●保安関連情報

不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備などのガス系消火設備を設置している建物の関係者の皆様へ

公益社団法人 東京都高圧ガス保安協会

https://www.tokyo-khk.or.jp

14405123 会報 表1-4.indd

12021/07/28

17:48:58

背幅 2.6 mm

14405123 会報 表2-3.indd

12021/07/28

17:49:29

会
2021．７・８

目

報VOL. 650号

次

お し ら せ令和3年度高圧ガス製造保安責任者試験等について ········································ 2
東京都高圧ガス保安協会発行ステッカー 車両への掲示が進みつつあります【第3弾】 ···· 3
講習第2回高圧ガス運送指導員等保安講習のご案内 ··························· 4
令和3年度 第1回冷凍・空調事業所保安講習のご案内···················· 6
2021年（令和3年）度講習会開催予定 ······································· 8

関東高圧ガス保安団体連合会だより

第36回関東高圧ガス保安大会のご案内 ···························································· 9

協会事業報告１

第1回運送指導員保安講習会開催される ··························································· 10

協会事業報告２

高圧ガス販売事業者保安講習会開催される ······················································ 12

協会事業報告３

第57回通常総会··························································································· 14

行政資料
高圧ガス保安法及び液化石油ガス法対象施設の維持管理状況等調査について（平成30年度～令和2年度事業）······································································· 19

保安関連情報１
不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備などのガス系消火設備を設置している建物の関係者の皆様へ ·················································································· 21

保安関連情報２
ガス系消火設備を設置している建物の関係者の皆様へ
二酸化炭素消火設備で死亡事故 ······································································ 25

冷凍空調情報令和元年（2019年）に発生した冷凍空調施設における事故等について（その1）·············· 26

保安事 故 事 例 ・冷凍設備における食い込み継手の鋼管破断による冷媒漏えい················ 32
ヒヤリハット ・誤って点検対象外の送液ポンプの電源OFF ·································· 36

高圧ガスの相談室

製造施設を休止したいので、その手続きについて教えてください ······························· 37

協会だより委員会等開催報告、協会日誌、新規入会会員、協会からのお願い ························· 39
協会からのご案内························································································ 40
東京都高圧ガス保安協会の発行図書（ステッカーを含む） ································· 41
高圧ガスに関するお問合せコーナー＆広告掲載のお願い ···································· 44
デスク雑感································································································· 45
東高保 会報 2021 7・8 VOL. 650 号

1

お知らせ

令和３年度高圧ガス製造保安責任者試験等について
令和 3 年度に実施される「高圧ガス製造保安責任者試験等の実施について、高圧ガス保安協会（ＫＨＫ）からお知らせがありましたので、以下にご案内します。

１． 試験実施日
令和 3 年（2021 年）11 月 14 日（日）午前 9 時 30 分開始
２． 試験場所及び受験申し込み等について
試験実施機関の高圧ガス保安協会（ＫＨＫ）にお尋ねください。
３． 問い合わせ先
高圧ガス保安協会
東京都港区虎ノ門 4-3-13 ヒューリック神谷町ビル
電話 03-3346-6106※ なお、東京都高圧ガス保安協会では本試験に関し、一切関与
しておりませんので、お問い合わせをいただいてもお答えできません。御理解の程、よろしくお願い申し上げます。

2

東高保
2021
7・8 VOL.
650 号
号
3 東高保会報
会報
2021.8VOL.650

＜おしらせ＞

東京都高圧ガス保安協会発行ステッカー

車両への掲示が進みつつあります【第 3 弾】
東京都高圧ガス保安協会では、協会会員用ステッカー（写真）を作成して販売普及活動を行っています。
「当協会の普及を図り、会員であることのステータスの向上を図る」
ことを目的として、車両などに貼付するステッカーを会員からの応募により決定
し、発行しています。
すでに会員団体の数社からご注文をい
ただいており、第 1 弾は会報 5 月号に、第 2 弾は会報 6 月号にそれぞれご紹介をさせていただ
きました。引き続き、掲示をいただいた事業所様には、順次掲示写真を会報でご紹介したいと思います。

Ⅵ 株式会社ウエキコーポレーション様☆ステッカーをご購入いただきました会員の皆様へ
貴社の車両に掲示していただいた写真をぜひとも下記宛てにお送りいただけな
いでしょうか。この会報の紙面でご紹介をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
（公社）東京都高圧ガス保安協会 会報編集事務局〒113-0033 東京都文京区本郷 5-23-13 タムラビル３階（会報編集事務局）藤原 TEL：03-3830-0252 E-mail：fujiwara＠tokyo-khk.or.jp

東高保

会報 2021.8 VOL.640 号

東高保 会報 2021 7・8 VOL. 650 号3【お知らせ】新型コロナウィルス感染症の収束がみえない状況が続いておりますが、当協会と致しましては感染対策を施して講習を実施致します。また、定員を 70 名に変更いたします。なお、会場にお越し頂けない皆様に対しては、Zoom ウェビナーで同時配信のオンライン講習を実施いたします。 ホームページからお申し込みの場合は、会場、オンラインの区分を空きスペースに必ずご記入ください。

第 2 回 高圧ガス運送指導員等保安講習のご案内
講 習
高圧ガス保安法第 27 条（従業員に保安教育を施す義務）による保安教育の一環として、標記講習を
下記のとおり実施いたします。
なお、申込期間内でも定員に達したときは締め切らせていただきます。
また、本講習受講証は、2018 年 4 月より神奈川県を通行する際に必要な講習終了証と同等とみなされていますので、受講をおすすめいたします。
記
１．日
日時及び場所
2021 年 9 月 30 日（木) 全国家電会館 5 階講堂〒113-0034 文京区湯島 3-6-1※受付：13 時
講習：13 時 20 分～15 時 30 分
２．行
行政からのお知らせ「最近の高圧ガス保安行政の動向等について」13 時 20 分～13 時 50 分
東京都環境局 環境改善部 環境保安課「高圧ガスの移動について」13 時 50 分～14 時 20 分 警視庁生活安全部
３．講
講習内容 「移動時の保安と事故事例」
14 時 30 分～15 時 30 分
大陽日酸株式会社
４．受講料及び受講申込方法
当協会の 会員 5,090 円 非会員 8,150 円 ※受講料には、テキスト代及び受 講 料
消費税が含まれております。 オンライン講習も同額とさせて頂きます。

申 込 方 法申 込 期 限
定

員

申

込

先

次頁に掲載の申込書に必要事項をご記入し受講料をお支払のうえお申し込み頂くか、ホー
ムページからお申し込み下さい。受講料は、銀行振込でお願いします。振込詳細は、申込書をご参照ください。なお、メールでお申し込みの場合は、必ず会場希望かオンライン希望の※オンラインで受講希望の方は、 必ずホームページからメー
どちらかを明記して下さい。※
ルでお申込みください。ＦＡＸでのお申込みは受付けません。また、ホームページからお申し込みの場合は、会場、オンラインの区分を空きスペースに必ずご記入ください。

2021 年 9 月 22 日（水）会 場 で の 定 員 70 名
〒113－0033
東京都文京区本郷 5-23-13
タムラビル 3 階
公益社団法人 東京都高圧ガス保安協会 電話 03-3830-0252 FAX 03-3830-0266

講習会会場案内図【

全国家電会館〒113-0034 文京区湯島 3-6-1
電話 03(3832)4291＜交通機関＞
東京メトロ 千代田線
「湯島」駅下車 5 番出口 徒歩 5 分
東京メトロ 銀座線
「末広町」駅下車 徒歩 6 分※駐車場はありません。
車での来場は、ご遠慮ください。

4

東高保
7・8 VOL.640
VOL. 650 号
号
東高保 会報会報20212021.8

宛先
ＦＡＸ

を
。
さ

東京都高圧ガス保安協会
0 3 - 3 8 3 0 - 0 2 6 6

会

場

受

講

・受
受講料をお支払いのうえ、お申込みください。
・受講料確認後、「受講票」を送信しますので、
ＦＡＸ番号は必ずご記入ください。
・楷書で正確にご記入ください。

申

込

書

2021 年

月

日

受講
番号

第 2 回 高圧ガス運送指導員等保安講習 （ 9 月 30 日開催 ）※【ご注意】オンラインでの受講お申し込みには、この用紙を使用しないで下さい。オンラインご利用の皆様は、必ずホームページよりお申し込み下さい。

講習の種類（フリガナ）

受講者証の有無 （記入必須）

受 講 者 氏 名

☐有(№

)☐無

事 業 所 名部 ・ 課 ・ 係
事

業

所

所

在

地

会員・非会員の別

【

申

込

方

(〒

-

電話

(

)
)

連絡用 E ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

☐会員(№
法

FAX

(

)

＠

) ☐非会員】
申 込方法

振振込込証証明明書書類類貼貼付付欄欄

分

公益社団法人銀 行 振 込 先

①本頁をコピーする。
②太線内の必要事項を記入する。
③受講料を右欄の銀行に振り込む。

三井住友銀行銀座支店
普通預金
口座番号：1477732＊受講票送付後は、受講料は返金できません。
口 座 名：公益社団法人
ご注意ください。
東京 都高圧ガス保 安協 会
④振込明細書等の「振込証明書類」のコピ＊振込手数料は、受講者負担でおーを左欄貼付欄に貼付する。
願いします。
⑤本申込書を上記宛先に FAX する。

問い合わせ先公益社団法人東京都高圧ガス保安協会〒113-0033
文京区本郷5－23－13
タムラビル3 階
電 話 03-3830-0252
Ｆ ＡＸ 03-3830-0266

この申込みで収集しました個人情報は、この講習の受付確認等の保安講習に関連した情報提供に使用します。

い。

東高保
7・8 VOL.640
VOL. 650 号
号
東高保 会報会報20212021.85

【お知らせ】新型コロナウィルス感染症の収束がみえない状況が続いておりますが、当協会と致し
ま し て は 感 染 対 策 を 施 し て 講 習 を 実 施 致 し ま す 。な お 、会 場 に お 越 し 頂 け な い 皆 様 に 対 し て は 、Zoom
ウェビナーで同時配信のオンライン講習を実施いたします。

講習

令和 3 年度 第１回冷凍・空調事業所
保 安 講 習 の ご 案 内
当協会は、高圧ガス保安法第 27 条に基づく保安教育の一環として、標記の講習を下記のとおり実施いたします。なお、申込期限前でも定員に達したときは、締め切らせていただきます。
記
１．日時
2021 年 9 月 22 日（水）受付開始：13 時 20 分 講習時間：14 時～16 時
２．場所
全国家電会館 5 階講堂
文京区湯島 3-6-1 案内図(下図)参照
３．東京都からのお知らせ「最近の高圧ガス保安行政の動向等について」 東京都環境局環境改善部環境保安課
４．講習内容及び受講料
科

目講

冷凍空調設備の検査について

講 習 内 容師

東京都高圧ガス保安協会検査員

冷凍空調事業所への施設検査結果
受

講料

当協会の会員非会
員

3,060 円
5,090 円東京都高圧ガス保安協会※ 受講料には、テキスト代及び消費税が含まれております｡

５．受講申込方法等
申 込 方 法申 込 期 限
定
員
申

込

先

次ページの申込書にて受講料をお支払のうえ、FAX にてお申込みください。
受講料支払は、銀行振込でお願いします。振込詳細は、申込書を参照ください。
※オンラインで受講希望の方は、 必ずホームページからメールでお申込みくださ
い。ＦＡＸでのお申込みは受付けません。
2021 年 9 月 10 日（金）会 場 で の 定 員 140 名〒113－0033
東 京 都 文 京 区 本 郷 5-23-13 （ タ ム ラ ビ ル 3Ｆ ）公益社団法人東京都高圧ガス保安協会 電話 03-3830-0252 FAX 03-3830-0266

案内図

全国家電会館〒113-0034 文京区湯島 3-6-1
電話 03(3832)4291＜交通機関＞
東京メトロ 千代田線
湯島」駅下車 5 番出口 徒歩 5 分

宛先

東京メトロ 銀座線

公益社団法人東京都高圧ガス保安協会
ＦＡＸ
0 3 - 3 8 3 0 - 0 2 6 66「末広町」駅下車

徒歩 6 分※駐車場はありません。

東高保
会報会報
20212021.8
7・8 VOL.
650 号号
東高保
VOL.650遠受 講 申 込 書 兼 受 講 票m

太線の枠内を記入し、受講料（同一事業所で複数人受講時は一括納付可）をお支払のう
え、お申込みください。
該当項目に☑を入れてください。
※複数人お申込みの場合は、各自毎に記入してお申込み下さい。

講 習 の 種 類

2021 年

受
番

講
号

月

日

本欄には記入しないでください。

R3 第 1 回冷 凍 ･空 調 事 業 所 保 安 講 習（9/22）※【ご注意】オンラインでの受講お申し込みには、この用紙を使用しないで下さい。オンラインご利用の皆様は、必ずホームページよりお申し込み下さい。

受

講

方

法

①

□会場

②

□ｗｅｂ

事
業
所
名
部 ・ 課 ・ 係
当協会の会員・非会員の別事 業 所 所 在 地

☐会員(№
(〒
所在地

) ☐非会員)電話(
連絡用のﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

)

FAX

(

)

＠

姓

名

（ フ リ ガ ナ ）氏

名・受理印を押印した受講票を返信しますので、FAX 番号は必ず記入してください。
・不明な点があれば、電子メールでも対応します。→webmaster@tokyo-khk.or.jp【 申 込 方 法 】

振 込 証 明書 類 貼 付 欄

申 込 方 法銀 行 振 込 先

①本頁をコピーし、必要事項を記入する。 三井住友銀行銀座支店②受講料を右欄の銀行に振込む。
普通預金＊ 受 講 票 返 信 後 は ， 受 講 料 は 返 金 で き ま 口座番号：1477732
せんのでご注意ください。
口 座 名：公益社団法人
東京都高圧ガス保安協会③振込明細書等の「振込証明書類」のコ＊振込手数料は、受講者負担
ピーを左欄貼付欄に貼付する。
でお願いします。
④本申込書を上記宛先にＦＡＸする。

問い合わせ先公益社団法人東京都高圧ガス保安協会〒113-0033
文京区本郷 5-23-13
タムラビル 3 階
電 話 03-3830-0252
Ｆ Ａ Ｘ 03-3830-0266

この申込みで収集しました個人情報は、この講習の受付確認等の保安講習に関連した情報提供にのみ使用します。

※講習日当日は、本受講票を受付に提示してください。※受講された方には、講習終了後「受講修了証」を配布します。

東高保
VOL.650
東高保
会報会報
20212021.8
7・8 VOL.
650 号号

7

講習2021 年度講習会開催予定
講習日程
9月
10 月

11 月
12 月
2022 年
2月
3月

講

習

の

種

類

定 員※
(名)

講習会場＊

22 日(水)冷凍・空調事業所保安講習会(ｵﾝﾗｲﾝ併用）

140(会場)

30 日(木)
6 日(水)

70(会場) 全国家電会館
未定 都庁 5 階大会議室

12 日(金)15 日(月)3 日(金)

第 2 回高圧ガス運送指導員等保安講習(ｵﾝﾗｲﾝ併用)
高圧ガス消費者保安講習（東京都・溶材協同組合と共催）
国家試験対策講習（第三種冷凍機械 法令の講
習）
冷凍空調工事保安管理者講習（基礎講習、付加講習 ）保安講習「安全な高圧ガスの知識」（仮題）
冷凍空調工事保安管理者講習（保安確認講習、検定試験）

2 日(水)

第 1 回高圧ガス製造者・貯蔵所所有者保安講習

16 日(土)

7 日(月)～ 第三種冷凍機械講習（2021 年度下期）
9 日(水) 検定日：2 月 27 日（日）全国家電会館

36

全国家電会館

48
70
75

東京セミナー学院
全国家電会館

150

全国家電会館

140

全国家電会館

東京セミナー学院

4 日(金)

第 2 回高圧ガス製造者・貯蔵所所有者保安講習

150

全国家電会館

未定

冷凍・空調事業所保安講習会

350

タワーホール船堀（注 1）ゴシック体の講習は、「高圧ガス製造保安責任者試験」に係る資格講習です。
（注 2）各講習とも定員になり次第締め切りますので、お早めにお申し込みください。
※ 講習によっては、今後の新型ウィルス感染症の拡大に伴い、オンライン講習の併用又は定員及び会場が変更になる可能性があります。なお、変更が決まりましたらホームページでもお知らせしますが、東京都高圧ガス保安協会までご確認ください。

8

東高保 会報会報 2021.8
2021 7・8VOL.650
VOL. 650
東高保
号 号

関東高圧ガス保安団体連合会だより

第 36 回 関 東 高 圧 ガ ス 保 安 大 会 の ご 案 内

関東高圧ガス保安団体連合会（関東 1 都 10 県）では、経済産業省関東東北産業保安監督部
後援のもと「第 36 回関東高圧ガス保安大会」を下記のとおり開催いたします。
本年度の大会は、新型コロナウィルス感染症拡大防止のために、例年の大会より参加者数を約半分の 100 名位で行う予定にしておりますので.、ご理解の程、よろしくお願い申し上げま
す。
記
１．日

時： 2021 年 9 月 10 日(金)13 時 30 分～16 時 20 分

２．会

場： 東京ガーデンパレス 2 階「高千穂」文京区湯島 1-7-5 TEL. 03-3813-6211（代表）

３．保 安 大 会： 13 時 30 分～15 時

東京ガーデンパレス 2 階・開会の辞
・経済産業省 関東東北産業保安監督部長表彰授与式
・ 関東高圧ガス保安団体連合会会長表彰授与式
・ 来賓祝辞・ 受賞者代表答辞
・ 閉会の辞４．講演会： 15 時 20 分～16 時 20 分 東京ガーデンパレス 2 階「高千穂」・演 題『やれる理由こそが着想を生む.～「はやぶさ」から「はやぶさ２」へ。
新たな挑戦を生んだもの。～』
（仮題）

・講 師

東北大学大学院工学系研究科機械系航空宇宙工学専攻 特任教授
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（JAXA） 宇宙科学研究所名誉教授
川口 淳一郎氏

５．問

合せ： 公益社団法人東京都高圧ガス保安協会
電話 03-3830-0252

担当 安藤※ 例年、開催しておりました祝賀会は、新型コロナウィルス感染症拡大防止のため行いませんので、よろしくお願いいたします。
以 上
東高保 会報7・8 VOL.650
VOL. 650
東高保
会報 20212021.8号号

9協会事業報告１

第１回運送指導員保安講習会開催される公益社団法人東京都高圧ガス保安協会
2021 年（令和 3 年）6 月 2 日（火）午後、全国家電会館において第１回運送指導員保安講習が開催されました。
昨年度は新型コロナ感染症の感染拡大により、受講者数は例年と比較し大幅な減少となりまし
たが、今年度は会場受講 35 名、オンライン参加 35名、合計 70 名の参加がありました。
まず、冒頭当協会の専務理事古川から、昨年夏場に連続して発生したＬＰガスボンベの落下事故の紹介があり、いずれもあおり板の締めが不十分だった事故であり、確実に締めることが大事故を防止する重要な要素であること、また今年は東京五輪開催予定
であり、オリパラそれぞれの開会式閉会式時には競技場周辺道路が相当な交通規制が敷かれること、Ｈ
Ｐ等で適宜確認してほしい、との要望がありました。
なお、本講習は神奈川県千葉県防災協議会が定める講習会受講者と同等に見なされるため必ず受講済証を携帯すること、と注意喚起がありました。
東京都からは環境局明石課長代理から最近の都内における高圧ガス事故、特に危険物移動車両の違反事例の紹介があり、先週も八王子市内で酸素ボンベの落下事故があったことの紹介がありました。運送基準に定める容器固定やイエローカードの携帯、など保安規定についての説明がありました。

10

東高保
会報
2021.8VOL.650
東高保 会報2021
7・8 VOL.
650 号 号警視庁の生活安全課小林様からは、オリパラに係る都内の交通規制については適宜組織委員会のＨＰで確認すること、また規制期間において高圧ガス車両へは特別な規制は行わないことの説明がありました。
そして重要なことは 3 点＋固定である、と強調されました。3 点とは①消火設備及び防災工具、②イエロー
カードの携帯、③警戒票の掲示、です。
ここ数年間では違反車両は減少傾向にあるが、違反の多くは転落防止措置が不十分であり、また法人では違反の場合、運転者とともに施主に対しても罰則が適用される両罰規定についての説
明がありました。

大陽日酸㈱吉井課長様からは、最近の高圧ガス事故
及び移動車両に係る法規制全般、都内道路の高圧ガス積載車両への規制などについて話がありました。

講習開始当初、オンライン参加の方々には音声が不調で聞き取りづらかったことに対し深くお詫び申し上げます。
次回は 9 月 30 日に第 2 回が開催されます。11 月の危険物移動車両への取締り強化月間の直前となりますので多数の参加をお待ちしています。

東高保 会報2021
7・8 VOL.
650 号 号
東高保
会報
2021.8VOL.650

11

協会事業報告２「高圧ガス販売事業者保安講習会」開催される公益社団法人東京都高圧ガス保安協会
2021 年（令和 3 年）6 月 28 日（月）午後、全国家電会館 5 階講堂において販売事業者保安講習会を開催しました。
東京都においては、新型コロナ感染症に対する蔓延防止
重点措置の期間（6 月 21 日～7 月 11 日）でもあり、受講者は会場での受講者が 23 名、オンラインでの受講者が 34
名と、オンラインでの参加が多くなりました。
まず、開催にあたり東京都高圧ガス保安協会古川専務理
事から挨拶があり、昨年度はコロナ禍の中、防災訓練や保安大会など協会の主要事業が中止となったが今年度は是非開催したい。ただ密を防ぐため参加者を少なくし開催を行う予定であると、話がありました。
また「今年に入り、炭酸ガス消火設備からの炭酸ガス噴出による死亡事故が 1、4 月に発生し、3 月の大田区の爆発事故も含め 7 名の死亡事項が起こる異例の事態となった。現在消防庁が中心となり対策を検討中である。
本日のテーマの販売責任者は保安台帳の整備、販売時の周知義務、容器の管理、運送基準の遵守など、役割が多岐にわたっている。講習をしっかり聞いてほしい。
」 また東京五輪開催中の交通規制、11 月の特殊材料ガス講習のリニューアル講習、ステッカー、標語募集にも触れられました。
講習では、まず東京都環境局明石課長代理から、最近の事故の発生状況について話がありまし12

東高保 会報2021
7・8 VOL.
650 号 号
東高保
会報
2021.8VOL.650

た。今年に入ってもフロンガスの漏えい割合が高く、水素ステーションでの漏えい事故も発生しているとのこと。
移動車両については昨年 7、8 月に容器の落下事故が発生し、今年になっても八王子市で酸素容器の落下事故が発生。容器の固定の他、運送基準の遵守の徹底についての指示がありました。
大陽日酸(株)関東支社の大住技術部長からは、販売事業に関わる法的手続き、販売主任者の職務について詳細な説明がありました。販売台帳への記載方法、自主保安により取り組むべき事項として「自主保安管理規定」の作成、保安教育計画の作成、消費者への周知義務、容器の長期留置や放置への注意、などの話がありました。
また、移動にあたっての注意として「警戒票」の掲示、イエローカードの携帯などへの遵
守、等を改めて確認することが必要である。
さらに事故事例の紹介、特に圧力調整器の取扱い、容器転倒への注意、ＬＧＣ（液化ガス）を扱う場合の注意などの話があり、最後に、道路上の容器爆発事故、液封の怖さ、などの動画が映し出され、高圧ガスの威力と注意点が示されました。

次回の保安講習は 9 月 30 日に第 2 回運送指導員保安講習、11 月 15 日には特殊材料ガス保安講習に代わる新たな講習（仮題「安全な高圧ガスの知識」）の開催が予定されています。是非、社内の保安管理と社員教育に役立たせるため、講習の受講をお薦めいたします。

東高保 会報2021
7・8 VOL.
650 号 号
東高保
会報
2021.8VOL.650

13

協会事業報告３

第 5７回 通 常 総 会
第 57 回通常総会は，2021 年（令和 3 年）5 月 26 日（水）午後 3 時 30 分から、東京ガーデン
パレス 2 階「高千穂Ａ」（文京区湯島 1-7-5）にて、来賓並びに会員の皆様のご出席を得て開催されました。
今年の総会は、昨年に引き続き、新型コロナウィルス感染症対策の面から三密を避け、ソーシャ
ルディスタンスの確保等を図るため、総会出席者を原則会員様から委任を受けた代理人とさせていただきました。
議事進行は古川 誠専務理事の司会で開会。定足数について、正会員数
1,235 名のうち出席者 11 名、書面による委任状の提出者 277 名、議決権行使書の提出 657 名、合計 945 名（正会員数の 76.5％）で、定款第 19 条に定める正会員総数の 2 分の 1 以上を満たしていることから、本総会は有効に成立しているとの報告がありました。

司会 古川専務理

式次第に移り、三木 健副会長（大陽日酸株式会社）が以下のような開会の辞を述べられ、続いて、深尾 定男会長（株式会社巴商会）から挨拶がありました（挨拶文は後掲）。

開会の辞 三木 副会長

会長挨拶 深尾会長【開会の辞】
本日は第 57 回通常総会にご出席をいただきまことにありがとうございます。平素より、当協会事業に対してご理解とご協力をいただき、この場を借りて感謝申し上げます。
本日は新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受けて、緊急事態宣言中の開催になりました。これだけ長く深刻な影響が続くとは想像もしてませんでしたが、先程、古川専務からありました通り、本日の出席者は感染防止の観点から、原則として会員から委任を受けた代理人の出席というふうに伺っております。今年の後半には、状況が改善するのではないかと期待しております。
本日の総会は第 57 回通常総会でありますが、当協会が平成 24 年に公益社団法人となってから
10 回目の総会ということになります。
本日の議案はお手元にお配りしてます通りですので、皆様のご審議の程をよろしくお願い致します。
それではただ今から第 57 回通常総会を開催致しますので、よろしくお願い致します。
14

東高保 会報 2021 7・8 VOL. 650 号
東高保
会報 2021.8 VOL.650 号

続いて司会よりご来賓の紹介がありました。
・一般社団法人東京都ＬＰガス協会
会長 尾崎 義美 様・一般社団法人東京都 LP ガススタンド協会
会長 山田 能成 様
議長選出については、定款第 16 条により、総会の議長は会長がこれに当たると定められ（写真）向かって左より、尾崎様、山田様ていますので、深尾議長が選任され、議案の審議が行われました。
議事録署名人については、定款第 20 条第 2 項により、会議に出席した正会員の中から議事録署名人を 2 名選出し、記名押印をすることとされており、議事録署名人の選出について出席会員に諮ったところ、議長一任との発言により、次の2 名が指名され、その可否を諮ったところ、満場異議なく拍手多数で賛成されました。
・鈴 木 柾批左氏（鈴木機工株式会社）

議事録署名人 左から鈴木氏、永富氏

・永 富 鎭 雄氏（株式会社東京水産冷蔵）
審議事項は以下のとおりで、第 1 号議案から第 4 号議案までの説明は古川専務理事、第 2 号議案に係る監査報告は簑口 勲監事（株式会社世田谷酸素商事）から監査報告がありました。
【 審議事項 】
第 1 号議案

2020 年度事業報告の承認を求める件

第 2 号議案

2020 年度収支決算の承認を求める件

第 3 号議案

任期満了に伴う役員の改選の件

第 4 号議案

2021 年度事業計画及び収支予算の報告の件【 審議結果 】
第 1 号議案については、議決権行使書 657 票の賛成と委任状 277 票、反対票 0 票であり、会場での「異議なし」との発言もあり拍手多数で、議決権行使書と委任状も含めて賛成多数と認められ、第 1 号議案は原案通り承認可決されました。
第 2 号議案の監査結果について、簑口監事から、監査報告書のとおり「正確、かつ、適法である」旨の報告が行われました。採決の結果は、議決権行使書 657 票の賛成と委任状 277 票、反対票 0 票であり、会場での「異議なし」との発言もあり拍手多数で、議決権行使書と委任状も含めて賛成多数と認められ、第 1 号議案は原案通り承認可決されました。
第 3 号議案について、深尾議長から、任期満了に伴う役員の改選については、本来役員候補者ごとにご承認を頂くことになっているが、候補
東高保 会報会報2021.82021 7・8
VOL. 号
650 号
東高保
VOL.650

監査報告 簑口監事
15

者が定款第 22 条に定める定数を上回る数に至っておらず、また時間の関係から候補者全員に対し一括審議とする旨を諮ったところ、拍手多数で満場異議なく承認されたので、第 3 号議案は候補者全員に対し一括審議として、古川専務理事から、「任期満了に伴う役員の改選」の件について説明があり、採決の結果、議決権行使書 657 票の賛成と委任状 277 票、反対票 0 票であり、会場での「異議なし」との発言もあり拍手多数で、議決権行使書と委任状も含めて賛成多数と認められ、
第 3 号議案は原案通り承認可決されました。
第 4 号議案については、議決権行使書 657 票の賛成と委任状 277 票、反対票 0 票であり、会場での「異議なし」との発言もあり拍手多数で、議決権行使書と委任状も含めて賛成多数と認められ、原案通り承認可決されました。
以上をもって、議長より全議事の終了が宣言された後、ご来賓を代表して、東京都ＬＰガス協会の尾崎義美様からご挨拶がありました。
（挨拶文は後掲）
最後に閉会の辞を鈴木慶彦副会長が以下のように述べられ、第 57 回総会は終了しました。
【閉会の辞】
本日はご多忙の中、ご臨席をいただき、ご祝辞をいただきました東京都ＬＰガス協会の尾崎会
長ありがとうございました。尾崎会長からは防災訓練を何とかやりたいということでした。コロナ
過であろうとなんであろうが災害はやってきますし、事故は起きます。我々はそういうことに対していかに事故をなくすか、被害を小さくするかということを常にやっていかなければいけない、それは現場で実際にものに関わらないとできない問題ですので、我々の仕事はますます大事になってきていると思います。
これからも皆さんと力を合わせて高圧ガスの安全な、事故のない社会をつくるために力を合わせていきたいと思いますので、よろしくお願い致します。
それではこれにて第 57 回総会を閉会と致します。ありがとうございました。

総会の全体風景※

閉会の辞 鈴木副会長

なお、例年総会直後に行っている役員選出理事会は、今年度は後日書面にて行われ、以下の通り正副会長が選出されました。

16

会 長

深尾 定男

副会長

三木

健

〃

鈴木 慶彦

〃

泉

智
東高保 会報会報2021.82021 7・8
VOL. 号
650 号
東高保
VOL.650

第 57 回通常総会挨拶
公益社団法人 東京都高圧ガス保安協会会 長

深 尾 定 男

皆様こんにちは。ただいまご紹介にあずかりました会長の深尾でございます。
本日は、東京都高圧ガス保安協会の第 57 回総会にご出席いただき
誠にありがとうございます。会員はじめ関係者の皆様方におかれま
しては、日頃より、協会事業にご支援をいただき、この場をお借りして厚くお礼申し上げます。
また、ご多忙の中、ご来賓としてご臨席賜りました東京都ＬＰガス協会会長の尾崎様、並びに東京都ＬＰガススタンド協会会長の山田様には、心より感謝申し上げます。
今年も新型コロナウィルス感染症の感染拡大は、未だ収まる様子は見られず、東京都はじめ大阪
府、兵庫県、愛知県などの自治体では、緊急事態宣言が出されております。加えて、埼玉県、神奈川県などの自治体では、「まんえん防止等重点措置」が出されており、感染防止のための人流の抑制や飲食店などへの時短営業などが継続されています。また、変異ウイルスの発生もあり、大阪府
では重症者に対する医療体制がひっ迫しているとのニュースもあります。
感染防止の要となるワクチン接種の早期普及が望まれるところですが、都内においては、医療従事者への接種が完了しつつあるものの、高齢者などへの接種は、ようやく開始されたばかりです。
こうした状況に配慮して、当協会では、昨年度、主要事業である保安大会や防災訓練の開催を中止
といたしました。各種保安講習会ついては、定員の削減やオンライン化という形で何とか開催しま
したが、受講者は例年より大幅に少ない状況となりました。今後も新型コロナウィルス感染拡大防止に努めながらの事業運営を余儀なくされることから、引き続き厳しい状況が続くものと予想されます。
一方で、留意すべきはコロナだけではありません。今年に入り、東北地方を中心とした震度 5 強以上の地震が既に 3 回も発生しています。地震などの自然災害は、いつ発生するかわかりません
ので、防災に関しても、平時より高圧ガスの万全な管理が必要です。
高圧ガスに関係する事故については、都内では、今年に入り死亡事故が 3 件発生しています。
1 月には地下駐車場の炭酸ガス消火設備からの炭酸ガス噴出により 2 名の点検作業員の方々が亡くなり、3 月には大田区の化学装置メーカーの作業場で発生した爆発事故により 1 名の方が亡くなりました。さらに 4 月には、1 月と同様な事故で 4 名の工事業者の方々が亡くなっています。事
故原因はまだ警視庁等で調査中ですが、消火設備の事故については、何等かの原因で消火設備から炭酸ガスが噴出したことにより作業員が窒息した事故と推定されます。今後ともこうした設備がある施設に対しては注意喚起が必要です。また、高圧ガスを運搬する車両に対しても、容器の固定などの法令順守を、講習会等を通じて、周知してまいります。
さて、当協会は会員数が年々減少傾向にあり、厳しい財政状況が続いています。こうした状況を踏まえ、昨年度、会費改定をご提案し、ご承認をいただいた経緯にあります。昨年度までの軽減措
東高保 会報会報2021.82021 7・8
VOL. 号
650 号
東高保
VOL.650

17

置が終了し、今年度より本改定の実施となりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
当協会では、都内高圧ガスの保安向上のため、各種保安講習や防災訓練、優良事業者の表彰、会報の発行、各種刊行物の発刊など、諸事業を行い、東京都における保安レベルの一層の向上を図りた
いと考えています。引き続き皆様方の一層のお力添えをお願いいたします。
最後になりましたが、本日の総会では、2020 年度の事業報告と収支決算、任期満了に伴う役員の改選、2021 年度の事業計画と収支予算を議案としております。
本日の総会が滞りなく進行できますよう、また充実した総会となりますよう皆様方のご協力をお願い申し上げ、私の挨拶とさせていただきます。

ご来賓挨拶
一般社団法人東京都ＬＰガス協会会長

尾 崎 義 美ただ今ご紹介をいただきました東京都ＬＰガス保安協会の会長を仰せつかっております尾崎でございます。
本日の総会がすべて原案通り可決承認され、誠におめでとうございました。私も理事の一人として就任しておりますので、心から御礼申し上げます。ありがとうございました。
また、本日、このコロナ禍におきまして、感染防止対策と会場の設営につきまして、関係者の皆様、本当に気をつかっていただきありがとうございます。心から御礼申し上げます。
さて、昨年度はこのコロナ禍により、総会もリモートですとか、保安大会での保安に対する功績をなされた方の表彰とかもしたかったのですが、できませんでした。
また、防災訓練もできませんでした。防災のために訓練をする、これはリモートではできないことですので、今年はぜひコロナ禍が収束して訓練を実施できればいいなと、皆様のご協力をよろしくお願いします。
また来月になりますと、私ども東京都ＬＰガス保安協会の総会を一応開催する予定でございま
すので、その節はよろしくお願い申し上げます。
結びにあたって、東京都高圧ガス保安協会の益々の発展と、本日ご臨席の事業所の皆様、並びに関係各位の皆様のご健勝とご多幸を祈念しまして、措辞ではありますが、来賓として、また理事としてのご挨拶とさせていただきます。本日は誠におめでとうございました。

（了）

18

東高保 会報会報2021.82021 7・8
VOL. 号
650 号
東高保
VOL.650

行 政 資 料

高圧ガス保安法及び液化石油ガス法対象施設の維持管理状況等調査について（平成 30 年度～令和 2 年度事業）
標記について、令和 2 年 3 月に書面開催された東京都環境局「令和元年度高圧ガス及び火薬類保安行政推進会議」において報告がありましたので、以下にお知らせします。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
1 調査目的
高圧ガス施設の安全性確保のため、都内に所在する中小規模の高圧ガス施設を設置している事業所を現地訪問し、高圧ガス施設の経年劣化の状況を調査する。また、現地訪問時に事業所に対して、現況施設の経年劣化の状況、当該事業所周辺地域の震災時における被害想定、
日常の維持管理の重要性を解説することにより、事業者の高圧ガス施設の維持管理に関する意識の向上を図る。
２ 調査対象
平成 30 年度～令和 2 年度の 3 カ年で高圧ガス保安法及び液化石油ガス法に規定された耐震設計構造物基準対象外の高圧ガスの貯槽について、貯槽の維持管理状況等の現地調査を実施している。
高圧ガス保安法対象施設は、貯蔵量 3000kg 以下のコールドエバポレーター貯槽で、主な設置場所は病院である。液化石油ガス法対象施設は、貯蔵量 500kg 以上 3000kg 以下のバ
ルク貯槽で、老人ホーム、学校、集合住宅、飲食店等、設置場所は多岐にわたっている。
３ 調査方法等
・ 鉄骨造建築物の耐久性向上技術に係る診断基準等に基づき、現地にて施設のコンクリート基礎部、ベースプレート等の腐食・劣化等レベルの判定を行う。
・ 現場調査結果を取りまとめたものは、今後の維持管理に資するよう事業者に送付する。
・ 現場調査に合わせて、事業者等に平成 27～29 年度実施事業で作成した首都直下地震などによる東京の被害想定と耐震点検のポイントをまとめたリーフレットにより啓発活動も行っている。

東高保 会報会報 2021.8
2021 7・8VOL.650
VOL. 650
東高保
号 号

19

４ 調査結果等
高圧ガス保安法対象

液化石油ガス法対象

調査基数

要補修等

調査基数

要補修等

調査数
合計

平成 30 年度

40

1

87

0

127

令和元年度

24

調査中

101

調査中

125

・ 大半の施設で良好に維持管理されている。一部施設で腐食や劣化があり、今後補修等の必要が見込まれる施設があった。
・ 液化石油ガス貯槽については、設置後 20 年で貯槽の開放検査を実施しなければならないため、設置後 18 年以上経過している貯槽は、貯槽の入れ替え、又はシリンダへ変更しているものが多い。
・ 令和 2 年度、液化石油ガス法対象施設 120 基を予定している。

20

東高保 会報会報 2021.8
2021 7・8VOL.650
VOL. 650
東高保
号 号

保 安 関 連 情 報１

不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備などのガス系
消火設備を設置している建物の関係者の皆様へ
標記の件について、横浜市消防局予防部指導課様から転載の許可をいただきましたので、以下に掲載します。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
令和3年4月15日、東京都新宿区の共同住宅の機械式駐車場で、不活性ガス消火設備の消火剤（二酸化炭素）の誤放出によって複数の方が死傷する事故がありました。不活性ガス消火設備に起因する事故は、令和2年12月に名古屋市、令和3年1月に東京都港区でも発生しています。
このような事故を起こさないために、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備などのガス系消火設備を設置している建物の『関係者（従業員・警備員等）』、『保守管理作業に従事する工事事業者』及び『消防用設備等の点検・整備事業者』の皆様におかれましては、次の項目に十分に留意されるようお願いします。
※

ガス系消火設備の構造等をイラストにまとめましたので、併せてご覧ください。

東高保 会報会報2021.8
東高保
2021 7・8 VOL.650号
VOL. 650 号

21

・ 火災の場合以外には、消火ガス放出用の手動起動装置に触れないでください。
・ 誤って、手動起動装置の操作扉を開け音響警報装置が作動した場合は、扉を閉め、点検業者などに復旧しているかの確認を依頼してください。
・ 消火ガスが噴出される旨の音響警報装置が作動した場合は、ただちに防護区画の外へ退避してください。
・ 消火ガスが噴出される旨の音響警報装置が作動した場合に、消火ガスが噴出される
防護区画内やその周辺に建物利用者がいる場合は、ただちに退避するよう促すとともに、防護区画に近寄らないよう周知してください。
・ 消火ガス放出用の手動起動装置を押した場合でも、あらかじめ決められた時間内※であれば、手動起動装置の中にある停止スイッチを押すことで消火ガスの放出を停止できます。
※ 二酸化炭素ガスを放出するものの場合、最短20秒間は放出されないよう設定されています。
・ ガス系消火設備に何らかの異常を確認した場合には、点検業者などに速やかに連絡してください。

・ 駐車場、電気室、ボイラー室、通信機器室などには、ガス系消火設備が設置されている場合があります。
必ず事前に建物関係者に確認して、消防用設備の設置状況や注意事項を確認するよ
うにしてください。
・ 設置されている消防用設備等の取扱要領、注意事項について不明な点があれば、建物の消防用設備等の点検を行う事業者に必ず確認してください。
・ 工事を行う場合は、その旨を建物関係者、利用者に必ず周知してください。

・ 工事を行う場合は、その旨を建物関係者、利用者に必ず周知してください。
・ ガス系消火設備の機能、取扱方法、放出時の対応要領等について、消防用設備等点検などの機会を捉えて建物関係者に周知してください。

・ 間違えて作動しない、放出させないように、設備に詳しい方（消防設備士等）を立ち会わせ、安全管理体制を確保してください。
・ 駐車場内部で工事等を行う際は、事前にボンベ庫内の「点検用閉止弁」を閉止してください。

22

東高保 会報会報2021.8
東高保
2021 7・8 VOL.650号
VOL. 650 号

※ 建物によっては閉止弁がないこともあります。

【参考資料１】建物関係者の皆様へ（お願い）東高保 会報会報2021.8
東高保
2021 7・8 VOL.650号
VOL. 650 号

23【参考資料２】駐車場内で工事等を行う場合の二酸化炭素消火設備の取り扱い

24

東高保 会報会報2021.8
東高保
2021 7・8 VOL.650号
VOL. 650 号

保 安 関 連 情 報２
ガス系消火設備を設置している建物の関係者の皆様へ

二酸化炭素消火設備で死亡事故
標記の件について、川崎市消防局予防部査察課様から転載の許可をいただきましたので、以下に掲載します。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

東高保 会報会報2021.8
東高保
2021 7・8 VOL.650号
VOL. 650 号

25冷凍空調情報
令和元年（2019 年）に発生した冷凍空調施設
における事故等について（その 1）
公益社団法人 東京都高圧ガス保安協会
ＫＨＫ編集発行『冷凍空調情報 Refrigeration and Air Conditioning
News Vol.44,2020』から、令和元年（2019 年）における冷凍空調施設
における事故について 4 回目にわたって掲載をします。
2019 年（令和元年）に発生した冷凍保安規則に関する事故件数の総数は 268 件ですが、このうち①人身被害あり（4 件）、漏洩等の冷媒ガスがフルオロカーボン以外のガス（アンモニア 27 件、炭酸ガス 3 件、ヘリウム 3 件）及び事故の発生場所が東京都（22 件）に該当する事故事例を掲載します。詳細は以下のサイトをご覧ください。
https://www.khk.or.jp/Portals/0/khk/hpg/refrigeration/2020/for%20web_reito_kucho_joho_44.pdf＜問合せ先＞高圧ガス保安協会（高圧ガス部）〒105-8447 港区虎ノ門 4-3-13 ヒューリック神谷町ビル
TEL:03-3436-6103 FAX:03-3438-4163
KHK ホームページ：http://www.khk.or.jp～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～（1）人身事故
その 2019-158 アンモニア冷媒漏えい①発生日時 ：2019 年 3 月 26 日
②発生場所 ：神奈川県③冷媒ガス ：アンモニア④災害現象 ：漏洩
⑤取扱状態 ：＜停止中＞（検査・点検中）⑥事故概要 ：
当事業所は 3/25～3/28 に No1～No8 冷却設備の定期自主点検を請負会社にて行っていた。
3/26 の作業は 3 号機、4 号機を検査対象とし、請負会社 4 名（職長 1 名、機械工 3 名）の作業員で「圧力センサーの校正」作業にあたっていた。請負会社職長が 3 号機の高圧、中圧圧
力センサーの元バルブを閉めていたが低圧圧力センサーの元弁（1 箇所）は、高所にあり手が届かずその場では元バルブの閉止を行えなかった。その状況をセンサーの脱着を行っていた同請負
会社作業員に伝え忘れ、センサーの脱着を行っていた作業員が 3 号機の低圧圧力センサーの元弁は閉止されていると思い込み、センサーを外してしまい装置内のアンモニア（気相）が噴出した。取り外した作業員が被災し機械室外へ避難させた後、4 号機の作業を行っていた作業員が防毒マスクを装着し 3 号機の低圧圧力センサーの元弁を閉止した。被災した作業員が嘔吐したため、直ちに 119 番通報しその後消防の指示に従った。なお、アンモニアガスの漏えい量は推定9kg であった。
26

東高保 会報会報 2021.8
2021 7・8VOL.650
VOL. 650
東高保
号 号

作業を行うにあたり、弁を閉止する作業員（職長）が、高所にある低圧圧力センサー元弁の閉止をしていないことを、周囲に伝達するのを亡失していた。そして別の作業員が当該センサーを検査のため取り外す際に、元弁の閉止状況も確認していなかった。これにより、圧力センサーを取り外してアンモニアが漏えいに至ったが、直近に保護具を準備していなかったので、受傷した作業員の迅速な救護が行えなかった。なお、当日の作業手順も職長が作成し、前日には示していたが、当日は危険予知活動の日報を確認したのみであった。
原因は、＜誤操作、誤判断＞⑦人身被害 ：重傷者 1 名
その 2019-364 高圧法（冷凍）漏えい①発生日時 ：2019 年 11 月 2 日②発生場所 ：佐賀県
③冷媒ガス ：炭酸ガス④災害現象 ：漏洩
⑤取扱状態 ：＜製造中＞（エマージェンシーシャットダウン）⑥事故概要 ：
11 月 2 日（土）17：00 頃、保安責任者と連絡が取れない為、他の社員が社内を捜索した
ところ 19：40 分ごろ冷凍機機械室のドアが開いている事に気づき 2 階部分に保安責任者が倒れているのを発見した。毒性ガスの漏えいの恐れがある為、避難後救急車、消防、警察の到着を待ち、約 1 時間後レスキューにより救出、病院への搬送されたものの約 2 時間後に死亡が確認された。冷凍機は緊急停止状態にあった。
現場の調査により二酸化炭素レシーバーの安全弁が外れた状態にあることが分かった。安全弁
接続箇所より、炭酸ガス 800kg が全量流出したと推測される。被災者本人が業者と連絡を取りつつ冷凍設備の運転を一時的に止めた上で炭酸ガス系統冷凍設備（レシーバー）の安全弁の交換作業を試みていた模様。現場の状況から、安全弁を取り外し、他の安全弁を取り付けようと作業していたところ、何等かの理由で、安全弁元弁が全開の状態で、安全弁が接続部より外れた状態となり、炭酸ガスの漏えいが生じ、漏えいした炭酸ガスを吸い込んだと考えられる。
原因は、＜誤操作、誤判断＞⑦人身被害 ：死者 1 名(2)漏えい分類別
1)漏えい①（腐食） 5 件
その 2019-225 水冷チラー冷凍機 R407C 漏えい①発生日時 ：2019 年 6 月 21 日
②発生場所 ：埼玉県
③冷媒ガス ：フルオロカーボン④災害現象 ： 漏洩
⑤取扱状態 ：＜製造中＞（定常運転）⑥事故概要 ：
令和元年 6 月に入り、水冷チラー冷凍機（R407C）の運転状況で、3 機ある圧縮機のうち、
No2 圧縮機の電流値が下がってきたので、6/21 にメンテナンス会社にて調査したところ、蒸発
東高保 会報会報 2021.8
2021 7・8VOL.650
VOL. 650
東高保
号 号

27

器内で冷媒漏れと判明した。
（冷媒リークテスターで反応あり）
メンテナンス業者の調査により、蒸発器からの漏えいが確認され、蒸発器内プレート式熱交換器内部での漏えいで目視確認は出来ないが、経年劣化による腐食と推定される。
原因は、＜腐食管理不良＞⑦人身被害 ：なし
その 2019-366 アンモニア漏えい事故①発生日時 ：2019 年 9 月 3 日②発生場所 ：宮城県
③冷媒ガス ：アンモニア④災害現象 ： 漏洩
⑤取扱状態 ：＜製造中＞⑥事故概要 ：
9 月 3 日（火）8 時 50 分、当該事業所機械室に設置している冷凍機№4 近傍のアンモニア
漏えい警報機が鳴ったため、事業所職員が機械室に向かい、当該冷凍機の周囲を確認したところ、微かにアンモニア臭がするのを確認した。
当該冷凍機の冷媒はアンモニアであるため、メンテナンス担当会社社員がアンモニア漏えい検知器と硫黄棒を用いて漏えい箇所を捜索したところ、デフロスト配管（霜取り運転状態の時に限り冷媒が流れる配管）外面に微小のピンホールを発見したため、上流及び下流の止弁を閉止し、ガスの漏えいを止めた（9 月 3 日 13 時 30 分）。
なお、霜取り運転は 8 時間に 1 回の頻度で動き、1 回あたりの運転時間は 15 分である。したがって、漏えいを覚知した 8 時 50 分時点では霜取り運転中であったが、霜取り運転停止後（9時頃と推定）、上下流の止弁を閉止した 13 時 30 分までの間は霜取り運転は動かず、漏えい箇
所に冷媒が流れることはなかった。しかしながら、デフロスト配管に僅かに残存していた冷媒がピンホール部分から微量漏えいしていたものと思われる。なお、前日 17 時の事業所職員による点検では異常は認められなかった。また、漏えい量については液面計の変化が認められないこと
から微量と思われる。当該配管は保温して使用していたが、保温材の経年劣化により保温材内部に結露が発生し、錆腐食進行によりピンホール発生に至ったものと推測される。
原因は、＜腐食管理不良＞⑦人身被害 ：なし
2)漏えい①（疲労） 6 件
その 2019-526 冷凍設備配管継手から冷媒（R22）が漏えい①発生日時 ：2019 年 10 月 3 日②発生場所 ：東京都
③冷媒ガス ：フルオロカーボン２２④災害現象 ： 漏洩
⑤取扱状態 ：＜製造中＞（定常運転）⑥事故概要 ：
令和元年 10 月 3 日 16：00 頃、当該施設の温度上昇があり生産できなくなったため担当者が原因調査するが特定できずに設備業者に依頼。10 月 4 日工場操業終了後、電子式漏えいガス検知器及び検知スプレーにて配管のラッキングを外しながら点検実施。その結果冷却器出口膨張28

東高保 会報会報 2021.8
2021 7・8VOL.650
VOL. 650
東高保
号 号

弁外部均圧管取出し配管溶接部から漏えいを確認。
漏れ部については溶接（ろう付け）を施し、電子式漏えいガス検知及び検知スプレーにて、漏えい確認したが反応がないため復旧。他類似箇所も同様に確認し異常がなかったため工事完了。
老朽及び経年による部分疲労
原因は、＜腐食管理不良＞⑦人身被害 ：なし
その 2019-632 ヘリウム漏えい事故①発生日時 ：2019 年 10 月 28 日
②発生場所 ：茨城県
③冷媒ガス ：その他（ヘリウム）④災害現象 ： 漏洩
⑤取扱状態 ：＜製造中＞（定常運転）⑥事故概要 ：
10 月 28 日（月）に当該冷凍機の運転を行っていたところ、冷媒のヘリウムガスが漏えいし、冷凍機の運転が停止した。業者に調査を依頼したところ、オイルセパレータ配管に亀裂があり、冷凍機内のヘリウムガスはすべて大気中に拡散していた。
冷凍機メーカーにより配管の調査をしたところ、配管亀裂部の部材に各種不純物（Na,K,C1）が含まれていることが判明した。当該部分に冷凍機の運転による振動や腐食が加わり、亀裂が発生したと推測される。
原因は、＜製作不良＞⑦人身被害 ：なし
その 2019-618 アンモニア漏えい事故①発生日時 ：2019 年 11 月 6 日②発生場所 ：大阪府
③冷媒ガス ：アンモニア④災害現象 ： 漏洩
⑤取扱状態 ：＜停止中＞（休止中）⑥事故概要 ：
令和元年 6 月から、工場内に設置しているブラインクーラーユニットの電源を遮断し遊休させていた。令和元年 11 月 6 日、遊休状態のままであった同ユニットから、アンモニアの臭いがすることに作業員が気付いた。
ブラインクーラーユニットの電源を遮断した状態で約 5 ヶ月間遊休していたことにより、本来、電源が投入されていれば稼動するはずのオイルポンプが働かず、圧縮機のメカニカルシール
部分に油膜形成がされなかったことから、同部分に生じた隙間から漏えいしたものと推定する。
原因は、＜その他＞（遊休状態のユニットの電源を遮断した）⑦人身被害 ：なし
7)漏えい②（開閉部） 1 件
その 2019-012 プレート熱交換器内部の冷媒（R134a）漏えい①発生日時 ：2019 年 1 月 15 日
②発生場所 ：東京都
東高保 会報会報 2021.8
2021 7・8VOL.650
VOL. 650
東高保
号 号

29

③冷媒ガス ：フルオロカーボン１３４ａ④災害現象 ： 漏洩
⑤取扱状態 ：＜製造中＞⑥事故概要 ：
1/15、ユニット型水冷式スクリュー式冷凍機異常警報発生。吸込み低圧異常発報履歴を確認した。窒素加圧にて点検した結果蒸発器（プレート式熱交換器）内部にて冷媒の漏えいを確認した。
プレート熱交換器部からの漏えい。
原因は、＜点検不良＞⑦人身被害 ：なし
その 2019-019 チルド水製造設備アンモニア漏えい①発生日時 ：2019 年 1 月 27 日
②発生場所 ：愛知県
③冷媒ガス ：アンモニア④災害現象 ： 漏洩
⑤取扱状態 ：＜製造中＞（定常運転）⑥事故概要 ：
2019/1/27 5:00 頃、A1 冷凍設備で低レベル漏えいを検知、点検するも漏えいを確認できず。
10:00 頃、A4 冷凍設備で低レベルの漏えいを検知、点検したところアンモニア臭および携帯の漏えい検知器が反応したためスクラバーを作動させる。12:30 頃 A1 冷凍設備で再度低レベル
漏えいを検知、スクラバーを作動させる。13:00 頃設備業者により漏えいしたと思われる過冷却器の前後バルブを閉鎖。
過冷却器（チルド水の冷却部分）内部にあるガスケット部の劣化によると思われる。
原因は、＜その他＞（ガスケットの劣化）⑦人身被害 ：なし
その 2019-035 アンモニア漏えい①発生日時 ：2019 年 2 月 13 日
②発生場所 ：茨城県
③冷媒ガス ：アンモニア④災害現象 ： 漏洩
⑤取扱状態 ：＜製造中＞（定常運転）⑥事故概要 ：
2/13 10:28 にアンモニア漏えい警報が発報し、従業員が機械室内を点検したところ僅かに臭気を感じた。感知紙を用いて漏えい箇所の特定を行ったところ、蒸発器入り口配管の溶接部にピンホールがあり、そこからアンモニアが漏えいしていた。
熱交換器から発生した蒸気により液ガス熱交換器の低圧出口配管に巻いてあった保温材の内側に湿気が溜まり、当該配管の腐食により生じたピンホールから冷媒が漏えいした。
原因は、＜腐食管理不良＞⑦人身被害 ：なし
その 2019-044 高圧ガス設備からの冷媒ガス（R407C）漏えい①発生日時 ：2019 年 2 月 4 日
30

東高保 会報会報 2021.8
2021 7・8VOL.650
VOL. 650
東高保号 号

②発生場所 ：東京都
③冷媒ガス ：フルオロカーボン④災害現象 ： 漏洩
⑤取扱状態 ：＜製造中＞（定常運転）⑥事故概要 ：
変更工事（届出済み）の一環として 2/4 15:00 頃、メーカーサービス業者が冷媒回収作業を行っていたところ、変更工事部分ではない四方弁のフランジ付近に油染みを発見した。検知液により当該フランジ部分からの微量の冷媒漏えいを確認し、増し締めをしたところ、漏えいは止まった。冷媒回収量と当初充てん量との差 53.4 ㎏が漏えいしたことを確認した。
フランジ接合部パッキンの経年劣化と推定される。
原因は、＜シール管理不良＞⑦人身被害 ：なし
その 2019-045 撤去工事中の事故による冷媒（R134a)漏えい①発生日時 ：2019 年 2 月 11 日
②発生場所 ：東京都
③冷媒ガス ：フルオロカーボン１３４ａ④災害現象 ： 破裂破損等⑤取扱状態 ：＜停止中＞⑥事故概要 ：
2/11 の撤去工事において冷凍機の熱交換器部配管を破損した。冷媒回収の結果は、充てんガス 39 ㎏に対して 0.6 ㎏回収した。
撤去工事中の熱交換器破損による冷媒ガス漏えい。
⑦人身被害 ：なし
その 2019-046 経年劣化に伴うピンホール発生による冷媒（R134a）漏えい①発生日時 ：2019 年 2 月 21 日
②発生場所 ：東京都
③冷媒ガス ：フルオロカーボン１３４ａ④災害現象 ： 漏洩
⑤取扱状態 ：＜停止中＞⑥事故概要 ：
2/21 の月次点検作業において油滴を確認したため点検を行ったところ、サーキット側フィン
コイル中央下部付近より油滴、ピンホールを確認した。冷媒回収の結果は、充てん量 144 ㎏に対して 98.5 ㎏回収した。
点検中の熱交換器腐食による冷媒ガス漏えい。
原因は、＜点検不良＞⑦人身被害 ：なし

東高保 会報会報 2021.8
2021 7・8VOL.650
VOL. 650
東高保
号 号

31

保 安

事 故 事 例
冷凍設備における食い込み継手の鋼管破断による冷媒漏えい
発生日時

2009 年 4 月 22 日（水） 19 時頃

発生場所

栃木県芳賀郡

発生施設

冷凍設備・食い込み継手（フレア部）

災害現象

漏えい

取扱状態
人的被害

事故概要

32

なし
【事故の概要】4/21 冷凍設備のオイルヘッダー部における容量調整器系統の食い込み継手部（鋼管ナット締め付け箇所)において、オイル漏れを発見した。増し締めでは漏えいを停止できなかったため、メーカーへ修理を依頼した。メーカー
にてガス回収後、ナット部にシールテープを巻いて処置したが、漏えいは止まらなかった。同様の鋼管が無かったため、銅管で仮処置を実施した（4/25 に鋼管へ変更する予定としていた）。試運転後、漏えいが無い事を
確認した。
4/22
16:00 日常点検を実施し、漏えいがないことを確認した。
19:00 ガス及びオイル漏れが発生した（漏えい量 冷媒：2t、オイル：
200L）。このため、油圧供給側バルブをﾞ閉鎖し、圧縮機側にはパッ
クレスバルブを取り付けてバルブを閉止した。その後の現場確認により、先日交換した銅管フレア部直近の直管部分が破断したことが判明した。

東高保 会報会報 2021.8
2021 7・8VOL.650
VOL. 650
東高保
号 号

事故概要

東高保 会報会報 2021.8
2021 7・8VOL.650
VOL. 650
東高保
号 号

33

34

東高保 会報会報 2021.8
2021 7・8VOL.650
VOL. 650
東高保号 号

【事故発生原因】○食い込み継手から漏えいした原因：内部つば付きリング（そろばん玉）のき
裂①油圧切り替え弁の作動時、振動が生じており、徐々に継ぎ手部のねじに緩みが生じた。
②内部つば付リング(スリーブ）の先端食い込み部（シール部）に周方向のき裂が発生しており（き裂発生箇所：流れ上流からみて 7～11 時の方向）、スリーブの内部を伝って油が漏えいした。
③先端食い込み部は変形していた。これは漏えい後の増し締め処置により変形したと推定される。
④先端食い込み部は応力が集中しており、緩みによる疲労も発生していたと推
定される。

教

訓

○銅管が破断した原因：
・設備面の問題①材質を炭素鋼から銅に変更したため強度が低下した。
②切り替え弁作動時の振動により、短時間で疲労破壊を生じたと推定される。
・管理面の問題①この冷凍設備は試験に使われ、当時は試験中であった。早期復旧の必要性か
ら、関係者は焦りを感じていた。
②部品である鋼管は在庫が無かったため、県の変更申請手続き前に接続の構造
及び材質を変更し、現場で銅管のみフレア加工した。
③フルオロカーボンを冷媒とする冷凍設備には銅は通常使用されていること、仮復旧で短期使用であったこと、また設備を早急に復旧させる必要性から、取り替え工事の際、振動、強度、継手等に対する検討が十分ではなかった。
④作業関係者には、問題ないだろうという思い込み、認識不足があり、法令、
規格、材質、強度に対する配慮が十分ではなかった。
【再発防止対策】①正規部品以外の部品は使用しないことを徹底する②設備、部品に対し、法令、規格、疲労寿命に対する検討を十分に実施する。
③法令に関する再教育を実施する。
①法令、基準、規格等、決まりは遵守しなければならない。
②部品交換において、材料強度に関する検討は、特に十分に実施する必要がある。

（出典：高圧ガス保安協会「高圧ガス事故概要報告（2009-092）より引用」

東高保 会報会報 2021.8
2021 7・8VOL.650
VOL. 650
東高保
号 号

35

ヒヤリハットからはじめよう

！

内

容

誤って点検対象外の送液ポンプの電源 OFF状況

2 台設置した液化窒素の送液ポンプのうち、1 台の定期検査を実施しようとしたとき、誤って点検対象となっていないポンプの電動機の主電源を切ってしまっ
た。

想
定
される
事故等

・稼働中のポンプの電源断による製造設備などの事故
・点検中のポンプが突然運転状態となった場合のけがなどの事故

概略図

・点検開始前の十分な設備の確認作業の実施と綿密な打合せ

対 策・点検班と監視室などの連携による作業の確認・指差呼称の徹底（出典：東京都環境局「ヒヤリハットからはじめよう高圧ガス事業所の自主保安活動」【事例-9】より

36

東高保 会報会報 2021.8
2021 7・8VOL.650
VOL. 650
東高保
号 号

り

～高圧ガスの相談室～

製造施設を休止したいので、その手続きについて教えてください。
＜ 回答 ＞
すべての製造施設を休止する場合には、廃止届の提出が必要となります。休止が認められるのは、製造施設の一部を一定期間（1 か月以上 3 年を限度）休止する場合のみです。
また休止が認められるためには、以下の条件が満たされていることが必要です。
(1) 「高圧ガス製造施設休止届」（以下「製造施設休止施設」と略）が提出されていること。
この製造施設休止届書を提出する際には、「使用を休止した特定施設について講じた措置を記載した書面（＊）を貼付する必要がある。
（＊）
「休止した施設について講じた措置」とは、次のことを指す。
・他の製造施設と明確に切り離した措置（例）仕切板の挿入や短管の取外しなど・施設の内面腐食等を考慮した措置（例）窒素等の不活性ガスで置換すること
・定期的な点検及び定期自主検査の実施・客観的に休止していることが明瞭に確認できる措置（例）休止している施設であることを表示することなど(2) 1 か月以上にわたり継続して中止する計画をもって休止していること。
(3) 期限は 3 年以内。ただし、更新可。
(4) 他の製造施設と明確に縁切りされていることが確認できること。なお、すべての施設を休止する場合には、廃止届の提出をすること。
(5) 休止施設を不活性ガスで置換する等の保安上の措置が講じてあること。
(6) 休止施設として認められる範囲は、次によるものであること。
1) 特定施設にあっては、保安係員の選任区分によることとしているが、貯槽については、貯槽ごとに休止施設の単位とすることができる。
2) 第一種製造者がすべての製造施設を休止する場
合には、製造廃止届を知事宛に提出しなければならない。
(7) 休止施設に係わる保安係員の選任については、同一事業所内の休止施設全体に対し保安係員 1 名及び同代理者 1 名を選任すればよい。
なお、休止した特定施設の使用を再開するときは、再開
前に保安検査を受検し高圧ガス保安法第 8 条第 1 号の技
術上の基準に適合していることを確認する必要があります。

東高保 会報 2021 7・8 VOL. 650 号
東高保
会報 2021.8 VOL.650 号

37≪根拠法規≫一般高圧ガス保安規則
第 79 条（特定施設の範囲等）
法第 35 条第 1 項本文の経済産業省令で定めるものは、経済産業大臣が定める製造施設以外の製造施設（以下「特定施設」という。
）とする。
2 法第 35 条第 1 項本文の都道府県知事若しくは指定都市の長が行う保安検査又は同条第 2 号の認定保安検査実施者が自ら行う保安検査は、1 年（経済産業大臣が定める施設にあっては、経済産業大臣が定める期間）に 1 回受け、又は自ら行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由によりその回数で保安検査を受け、又は自ら行うことが困難であるときは、当該事由を勘案して経済産業大臣が定める期間に 1 回受け、又は自ら行わなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、使用を休止した特定施設であって、様式第 37 の 2 の高圧ガス製造施
設休止届書に次に掲げる書類を添えて事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出たものであり、かつ、前回の保安検査（保安検査を受け又は自ら行ったことのない施設にあっては、完成検査。以下同じ。
）の日から当該施設を再び使用しようとする日までの期間が 1 年以上（前項の経済産業大臣が定める施設にあっては、前項の経済産業大臣が定める期間以上）であるもの（以下「休止施設」という。
）にあっては、当該施設を再び使用しようとするときまで受け、又は自ら行わないものとする。
一 使用を休止した特定施設の位置、範囲等を明示した図面
二 使用を休止した特定施設について講じた措置を記載した書面

38

東高保 会報会報 2021.8
2021 7・8VOL.650
VOL. 650
東高保
号 号

協会だより

委○
員○
会○
等○
開○
催○
報○
告
○
○ 広報委員会
日 時：2021 年 7 月 16 日（金） 15：00～17：00
場 所：協会会議室
議 題：会報 7・8 月号編集の件 ほか

コロナ感染症により中止、書面校正。

◎協会日誌（2021 年 6 月 1 日～7 月 31 日）
6月2日
7日
～9 日
10 日
17 日
28 日
7月4日

第 1 回運送指導員等保安講習
第三種冷凍機械責任者講習会（全国家電会館）〃
関東高圧ガス保安団体連合会 役員・幹事合同会議
東京都高圧ガス地域防災協議会合同会議（全国家電会館）
高圧ガス販売事業所保安講習
第三種冷凍機械責任者講習会検定試験（全国家電会館）◎新規入会会員（2021 年）
１．高圧ガス関連事業所（冷凍）

№

事業所名

入会月

〒

所在地

1

丸の内熱供給株式会社

6月

100-0004

千代田区大手町 1-6-1 大手町ビル B3F～ 協会からのお願い～□社名変更等があったときのご連絡協会会報･講習案内等の郵便物を確実にお届けするため、社名変更等、下記枠内の事項に変更があったときは、お手数ですが、事務局まで FAX にてお知らせください。
なお、FAX 用紙は、当協会ホームページ（www.tokyo-khk.or.jp）の会員専用ページに掲載し「会員情報内容変更通知書」をダウンロードし、ご使用ください。
ています「
又は、下記事項を記載し FAX してください。
FAX 番号：０３－３８３０－０２６６

通知お願いの変更事項① 社名変更
④ 冷凍能力変更② 住所(表示) 変更(〒)⑤ 組織名称変更③ 電話･FAX 番号変更
⑥ 担当者異動⑦ その他

東高保 会報会報 2021
7・8 VOL.
650 号 号
東高保
2021.8VOL.650

39

協○
会○
か○
ら○
の○
ご○
案○
内
○
測定機器の貸出しについて協会では、以下の測定機器の貸出しを行っています。利用されたい方は、当協会の担当者（横山）にお問い合わせの上、お申込みいただくようお願いします。
■測定器の種類及び保有台数（１） 理研簡易ガスリークチェッカー GH-202F（フロンガス用） 5 台※詳細な情報は、理研ＨＰをご参照ください。
http://www.rikenkeiki.co.jp/（２）PD51 形 重錘型圧力計 長野計器製
4台※収納 BOX（寸法 400W×615L×350H 重量約 9kg 総重量は 25kg 位です）
※詳細な情報は、長野計器ＨＰをご参照ください。
http://www.naganokeiki.com/public_html/index.php■貸出し条件（１）貸出し料金
会員：無料
非会員：3,000 円（２）貸出期間①理研簡易ガスリークチェッカー
1 週間②PD51 形 重錘型圧力計
2 週間※重量がケースを含めて 25kg 近くありますので、運搬は車でないと無理です。

40

東高保 会報会報 2021.8
2021 7・8VOL.650
VOL. 650
東高保
号 号

東京都高圧ガス保安協会発行図書のご案内 新

定価３，１００円（税込み）
購入冊数：
部

刊

定価３，３００円（税込み）
購入冊数：部「支払証明書」貼付場所
購入方法（太線内を記入する。）
１．上記金額を三井住友銀行銀座支店（口座名：公益社団法人東京都高圧ガス保安協会）、普通
口座番号：1477732）へ振込み、振込証明書のコピーをこの貼付場所にのり付けする。
２．本紙を下欄の FAX 番号へファックスする。（FAX が協会に届き次第発送します）。
３．振込手数料及び送料は、申込者負担です。送料は 1 冊の場合、関東内陸地域は 550 円、その他の地域及び 1 冊以上のときは、事前に連絡先までお問合せください。☎03（３８３０）０２５２

ＦＡＸ：03-3830-0266
東高保 会報 2021 7・8 VOL. 650 号

41

『高圧ガス周知文書』（クリアファイル A4）
当協会と東京都高圧ガス溶材協同組合では、可燃性ガス、特定不活性ガス、酸素、三フッ化窒素用高圧ガスの移動基準遵守徹底のため、あらたに周知文書を作成しました。
１部２００円（消費税込）（10 部以上の場合は 1 部１５０円）【送料別料金】で頒布しますので、協会までお申し込みください。

を

代
ザ
・

・

・

・

◎

◎

【

「支払証明書」貼付場所
購入方法（太線内を記入する。）
１．上記金額を三井住友銀行銀座支店（口座名：公益社団法人東京都高圧ガス保安協会）、普通
口座番号：1477732）へ振込み、振込証明書のコピーをこの貼付場所にのり付けする。
２．本紙を FAX 番号 03-3830-0266 へファックスする。（FAX が協会に届き次第発送します）
３．振込手数料及び送料は、申込者負担です。送料は 1 冊の場合、関東内陸地域は 550 円、その他の地域及び 1 冊以上のときは、事前に上記連絡先までお問合せください。
42

東高保 会報 2021 7・8 VOL. 650 号

三。

協会ステッカーを発行しています
東京都高圧ガス保安協会では、「当協会の普及を図り、会員であることのステータスの向上を図る」ことを目的として、車両などに貼付するステッカーを会員からの応募により決定し、発行することとしました。

ステッカーの作者は、株式会社ガス研代表取締役の加藤 隆治氏です。このデザインのコンセプトは、・当協会のフルネームを表記し、会員であることを明確にした。
・背景のブルーは車両に貼付したとき目立つこと。
・高速道路標識でもブルーが基調となっていること。
・斜め軸はガスボンベの色をイメージしていること（例えば、黒は酸素、褐色はアセチレン、
赤は水素、緑は炭酸ガス、白はアンモニアなどです。
）◎価格：普通判（乗用車タイプ）１枚

シール式・マグネット式とも８８００円（税込）
大判（大型車タイプ）（マグネット式のみ） 1 枚 １１００円（税込）◎シール式とマグネット式があり、料金はいずれも 1 枚８００円です。
（サイズは普通版が 268 ㎜×97 ㎜、大判は 400mm×145mm です。
）【ご注意いただきたい事項】※ お申込みからお手元に届くまで少し時間がかかる場合があります。
※ 商標登録については現在手続きを進めています。

今後、東京都、警視庁等の行政官庁、関係団体に対しては広く周知を図っていきます。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

協会ステッカー申込書
ステッカーの種類

定価（税込）

ステッカー普通判【シール】
ステッカー普通判【マグネット】
ステッカー大判【マグネット】
送
料
合
計
お
申
込
者

(ﾌﾘｶﾞﾅ）
氏 名
又は法人名

FAX：03-3830-0266
枚 数

８００円
８００円
１１００円

金 額

枚
枚
枚
枚

会員番号
電話番号

ＦＡＸ

〒
お
届
け
先

都・県

住 所
氏 名
又は
担当者名

円
円
円
円
円

（法人の場合は部署名までご記入願います。お申込者と同じ場合は記載不要です。）

東高保 会報 2021 7・8 VOL. 650 号

43高圧ガスに関する質問、会報への要望はありませんか
会員各位 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
協会では、会報を購読していただいている皆様から、普段、高圧ガスに関連する事業に従事しておられる中で、高圧ガス保安法令に関する疑問や役所への各種申請や届出の方法、あるいは保安教育やヒヤリハット対策などについての疑問や質問あるいは改善事例等の提案等について、できるだけ情報を共有して参りたいと思います。
いただいた質問等については、会報に毎号掲載している「高圧ガスの相談室」欄への掲載や、このお問合せコーナーに随時掲載して参りたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。
なお、お問い合わせは会報の奥付に掲載の電話、FAX、メールあるいはホームペー
ジのお問い合わせコーナーからお願いします。
公益社団法人東京都高圧ガス保安協会【自由記入欄】

会報に広告を掲載しませんか
広告掲載要項

会報サイズ・・・・B5
発行部数・・・・1,5２0 部
掲載場所・・・・目次前頁若しくは奥付次頁■広告料金（モノクロ、カラーとも同一料金です）◆年 10 回掲載・・・・￥１８７,０００円（税込み）◆年６回掲載・・・・￥１１０,０００円（税込み）※企業ロゴ、写真、イラスト使用可。ただし、デザイン作成依頼の場合には、別途料金 \5５,000 円（税込み）をいただきます。
■広告料振込先
三井住友銀行 銀座支店
口座名：公益社団法人東京都高圧ガス保安協会 普通預金 口座番号：1477732○広告データ・版下をお持ちの場合
データは PDF、ワード、エクセル、JPEG であれば掲載可能です。下記メールアド
レスにご送付ください。
※いただいたデータは紙面掲載状のサイズ等の制約から,若干のデータ修正（サイズ変
更、色調等）をする場合があります。
○広告データ作成が必要な場合
広告に掲載したい内容、写真等を下記 FAX またはメールアドレスにご送付ください。広告データを作成します。作成後、内容・デザイン等のご確認は担当者よりご連絡いたします。

お問合せ
公益社団法人 東京都高圧ガス保安協会〒113-0033 文京区本郷 5-23-13 タムラビル 3 階☎03-3830-0252 FAX03-3830-0266
ホームページアドレス https://www.tokyo-khk.or.jp
メールアドレス webmaster@tokyo-khk.or.jp
44

東高保 会報 2021 7・8 VOL. 650 号
東高保

会報 2021.8

VOL.650 号

この会報が会員皆様に届く頃、東京都においてはオリンピックが開催されている一方、緊急事態宣言が発出され、ある意味、相反する 2 つの事態が生じている最中にあると思います。
この一年間、東京はよくも悪くも世界から注目を浴びてきました。コロナの感染拡大に伴い 4 回も緊急事態宣言が発出されたにも拘わらず、なぜ、東京五輪にこうまで固執したのか、撤退した場合、IOC やマスメディア等に多大な賠償金を支払う義務を負うなど、巷では憶測が飛んでいますが、最終的には政府のメンツだったのでしょうか？ならば昨年の段階で五輪返上するのも今考えれば得策だったように思えます。
さて、この新型コロナウィルスですが、変異株が次々と現れ、何が新型かよくわからなくなっています。もともとウィルスは生物も無生物の間に存在するもので生物に存在するウィルスの多くが DNAではなく RNA で構成される物体です。特に直鎖型の一重らせん RNA ウィルスは変異しやすいのです。専門家の中には、すでに 1,000 種以上のコロナウィルスの変異が生じているのではないかという方もいます。
最近のＬ452R、すなわちデルタ株は、以前の型より感染力が強く、飛沫感染のみならずエアロゾル
感染、すなわち空気感染の恐れがあります。最近、感染経路不明の割合が依然よりも増えていると報道されています。無論、電車内など密になる環境での感染のおそれもありますが、最も懸念されるのが空調機由来の感染です。昨年 4 月号の復唱になって恐縮ですが再度、同じ内容を書きます。
大型空調機を有して各フロアに空気を供給している形式のビルでは、各フロアや各ゾーンからの戻り空気が一つの空調に集められ、フィルターを通過したあと、外気と混ざり、各フロア等に供給されます。このフィルターが重要で通常の空調機に設置されるフィルターは不織布や電気集塵機ですが、マスクと違いウィルスを捕集できるほど高性能なものは病院の手術室等以外では設置されません。そうすると何が起こるかというと、あるフロアにコロナの陽性者が存在する場合、その呼気がダクトを通じて空調機に集められ、他のフロアやゾーンに拡散する事態が生じます。初期に起こったダイヤモ
ンドクルーズ船はまさにこの空調機の構造が招いた感染だったのではないか、と私は考えています。
今、換気風量を上げることが推奨されていますが、戻りの空気の流量を上げると少量の空気でも空調機に還流し、かえって逆効果で有効ではありません。対策としては 2 つしかありません。一つは空調機のフィルター性能をウィルスまで捕集できる高性能のもにしたりオゾンなど殺菌作用のある装置を付加するか、さらにもう一つは導入される外気の割合を上げることです。還流される空気の風量を上げることは逆効果です。
最近の空調機は、個別空調が増え、記述したような大型空調機は減りつつありますが、築 20 年以上のオフィスビルの多くでは依然として大型空調機が使用されています。感染経路不明の陽性者の職場環境を確認するのも、今後の対策を考える重要な要素と考えています。
（FM）
広報委員会
委員長
委
員
事務局

三 木
健
荒 井 秀 昭 市村真理子 稲 野 邉 大 輔 久 保
尚鈴 木 一 央 鈴木柾批左 中 澤 光 孝 福 永 直 樹
山 中 耕 一 中 田 正 史（ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ）
藤 原 寿 和柴 田 善 弘矢 橋 和 己案内図

会報
交番より約150ｍ

やよい軒

VOL.650 （２０２１．８月号）
2021 年 7 月 28 日印刷 年 10回発行
2021 年 8 月 5日発行 定価１部 480円(税込み)（送料 79円）
会報の購読料は，会費に含まれております。
）〒113-0033 東京都文京区本郷 5-23-13 タムラビル 3 階

HELLO
VISITS
夜市

発行所

公益社団法人東東京都高圧ガス保安協会
電話 03-3830-0252 FAX 03-3830-0266e-mail webmaster@tokyo-khk.or.jp

編集兼
発行人
印刷所

古 川

日本印刷株式会社

東高保 会報 2021 7・8 VOL. 650 号

東高保

会報 2021.8

誠

VOL.650 号

45背幅 2.6 mm

14405123 会報 表2-3.indd

12021/07/28

17:49:29

背幅 2.6 mm（昭 和 43 年 6 月 7 日 第 3 種 郵 便 物 認 可）
（会報 VOL. 6 5 0 ）2021 年 8 月 5 日発行（1 回 5 日発行）

会 報

7・8

２０２１．

ＶＯＬ．６５０●おしらせ
令和 3 年度高圧ガス製造保安責任者試験等について
講

習第 2 回高圧ガス運送指導員等保安講習のご案内
令和 3 年度 第 1 回冷凍・空調事業所保安講習のご案内●関東高圧ガス保安団体連合会だより
第 36 回関東高圧ガス保安大会のご案内●協会事業報告３
第 57 回通常総会●行政資料

高圧ガス保安法及び液化石油ガス法対象施設の維持管理状況等調査について（平成 30 年度〜令和 2 年度事業）●保安関連情報

不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備などのガス系消火設備を設置している建物の関係者の皆様へ

公益社団法人 東京都高圧ガス保安協会

https://www.tokyo-khk.or.jp

14405123 会報 表1-4.indd

12021/07/28

17:48:58