背幅 3 mm

（昭 和 43 年 6 月 7 日 第 3 種 郵 便 物 認 可）
（会報 VOL. 6 3 3 ）2019 年 11 月 5 日発行（年 10 回発行）

会 報
付

11

２０１９．

ＶＯＬ．６３３

録 「東京都高圧ガス保安活動促進週間入選標語」掲示用短冊ポスター

●おしらせ
行

事

冷凍空調施設工事事業所認定 新規・更新申請受付のご案内

講習2019 年度下期第三種冷凍機械法定資格講習のご案内●試験関係

令和元年度東京都高圧ガス国家試験受験申込状況と過去の実績●協会事業のご紹介

第一回冷凍空調保安講習会開催される●東京消防庁だより

11 月９日は119 番の日です●高圧ガス事故情報

2018 年（平成 30 年）溶断・溶接等消費作業中における事故事例

公益社団法人 東京都高圧ガス保安協会

http://www.tokyo-khk.or.jp

14404302 会報 表1-4.indd

1

2019/10/17

15:19:58

背幅 3 mm

14404302 会報 表2-3.indd

1

2019/10/16

13:57:14

会
2019．11目

報VOL. 633号

次

お し ら せ付録

『東京都高圧ガス保安活動促進週間入選標語』掲示用短冊ポスター ····· 2

受付

冷凍空調施設工事事業所認定 新規･更新申請受付のご案内 ············ 3

講習

2019年度下期第三種冷凍機械法定資格講習のご案内···················· 4
2019年度講習会開催予定 ··················································· 6

試験関係
2019年度（令和元年度）東京都高圧ガス国家試験受験申込状況と過去の実績 ················ 7

協会事業のご紹介
第一回冷凍空調保安講習会開催される ······························································· 8

東京消防庁だより
11月９日は119番の日です ··············································································· 10

行政資料『水素・燃料電池技術開発戦略』が発表される ······················································ 13

高圧ガス事故情報2018年（平成30年）溶断・溶接等消費作業中における事故事例 ································· 19

連載企画『水素社会』
第3回 石炭が水素を生む！？「褐炭水素プロジェクト」
資源エネルギー庁メールマガジン2018.7.26 ················ 26

保安事 故 事 例 ・空冷式ヒートポンプチラーの配管からの冷媒漏えい ···························· 29
ヒヤリハット ・水素ガス配管付近で草刈り機で除草作業を行っていた！ ·················· 34

高圧ガスの相談室
ＦＣ容器（冷媒用容器）の定義に関する見直しがされたと聞きましたが、その詳細について教えてください ······································································ 35

2020年新年号「会報」名刺による年頭の挨拶の掲載お願い···················· 37
協会だより委員会等開催報告、協会日誌、会員拡大月間のお知らせ ······································· 39
協会からのお知らせ ······················································································ 40
東京都高圧ガス保安協会の発行図書 ································································ 41
お問合せ及び広告掲載のお願い ······································································ 43
デスク雑感 ·································································································· 44
東高保 会報 2019 11 VOL. 633 号

1

付 録『令和元年度 東京都高圧ガス保安活動促進週間入選標語』
掲示用短冊ポスターの配布について
2019 年度（令和元年度） 東京都高圧ガス保安活動促進週間の標語について、
本誌 10 月号でお知らせしましたように、以下の作品が入選されました。
協会では、初めての試みですが、皆さまの事業所でも標語を掲げ、高圧ガス保安促進に努めていただくよう、今月号に掲示用短冊ポスターを挟み込んでいますので、御活用をよろしくお願いします。
令和元年度 東京都高圧ガス保安活動週間入選標語☆気をつけよう バルブの緩みと気の緩み！
城東日酸株式会社
内田 博☆機器の異常 目と耳で見抜く プロの業
東京都市サービス株式会社
エリアサービス事業部 辻本 慎平☆ガス漏れを防いで止めろ 温暖化
早稲田大学 早稲田キャンパス
飯塚 学

2

東高保 会報会報20192019 11633 号
号
東高保
11 VOL.
VOL.633

＜おしらせ＞
受 付

冷凍空調施設工事事業所認定
新 規 ･更 新 申 請 受 付 の ご 案 内
当協会では、標記受付を下記のとおり行います。なお、申請対象事業所は、次のとおりです。
➀ 新 規 申 請 ：「冷凍空調工事保安管理者」資格取得者のいる事業所➁ 更 新 申 請 ：平成 29 年 3 月 15 日付けで認定を受けた事業所 (3 年毎に更新が必要です。
)
記
１．申込方法➀ 新 規 申 請 ：当協会の担当者までお問い合わせください。
TEL：03(3830)0252 冷凍担当
➁ 更 新 申 請 ：事前に申込関係書類をお送りしますので、更新手数料を下記口座に振込のうえ、振込証明書をコピーし、申込関係書類に添えて郵送でお送りください。
【振込先】 口 座 名 ： （公益社団法人）東京都高圧ガス保安協会
銀 行 名 ： 三井住友銀行 銀座支店
口座番号 ： （普通） １４７７７３２
２．送付先〒113-0033
東京都文京区本郷 5-23-13 タムラビル 3 階
公益社団法人東京都高圧ガス保安協会
2019 年 12 月 13 日（金） ～ 2020 年 1 月 16 日（木） 必着
３．受付期間認定されると得られる事業所認定証と管理者証（実際のサイズではありません。
）

東高保 会報 2019 11 VOL. 633 号

東高保 会報 2019.11

第 633 号3

講 習2019 年（令和元年）度下期
第三種冷凍機械法定資格講習のご案内
標記講習を高圧ガス保安協会（以下「ＫＨＫ」という。
）からの委託を受けて実施します。
① 講習の申込は、ＫＨＫのインターネット(http://www.khk.or.jp/)または郵便振替(専用振替用紙)にて行ってください。
② ＫＨＫでの受付期間終了後、定員に満たなかった場合は、当協会にて 2020 年 1 月 15 日
(水)～1 月 30 日（木）の間に追加の申込みを受け付けます。ただし、定員になり次第締
め切りますので、必ず、事前に当協会にご確認のうえ、次ページの「追加申込書」を用いてお申し込みください。

【 講 習 会 内 容 】
講

習

期

定
講
イ
受
郵
受

習
ン

タ
付
便
付

会
ー

ネ
期
振
期

ッ

間

2 月 19 日（水）～ 2 月 21 日（金）

員

200 名

場

全国家電会館

ト間
替間

2019 年 11 月 18 日（月）～ 12 月 1 日（日）2019 年 11 月 18 日（月）～ 11 月 29 日（金）インターネット受付での受講料

16,400 円

郵便振替受付での受講料

16,900 円

K H K

受 付 受 講 票 発 送 日

検

定

検

定

正

解

合

否

会

答

発
通

表
知

2019 年 12 月 10 日（火）日2020 年 3 月 1 日（日）場

全国家電会館日2020 年 3 月 2 日（月）日2020 年 3 月 26 日（木）注 ➀受講料は、検定試験料を含みますがテキスト代は含みません。
②テキストは、(公社)東京都高圧ガス保安協会（Tel：03-3830-0252）にお問合せください。
受講者情報の取り扱いについて◇ ＫＨＫは、講習申込の際に氏名、生年月日、住所等の個人情報を収集します。これらの情報はこの講習の受付・採点・合否通知のために使用するほか、高圧ガスに関する資格、法定義務講習及び保安教育に関連した書籍等についての情報提供にも使用することがあります。
◇ ＫＨＫは、上記の活動を行うため個人情報を適切に管理していると認められる外部の業者に収集した個人情報の取接いを委託することがあります。この場合、委託先ではＫＨＫの適切な監督の下に委託業務を実施するために個人情報を使用します。
◇ ＫＨＫは、収集した個人情報を次のように使用することはありません。 ・申込者の個人情報を外部に意図的に公開・提供すること。 ・外部からの個入情報の公開・提供の依頼に対して本人の同意を得ずに提供すること。 ただし、法令により開示しなければならない場合を除きます。

4

東高保会報
会報
2019.11
VOL.633
東高保
2019
11 VOL.
633 号号

宛先
ＦＡＸ

公益社団法人2020 年

東京都高圧ガス保安協会
０３－３８３０－０２６６月日

第三種冷凍機械 追加申込書
本欄には記入しないでください。

受 講
番 号

受講料 １６，９００円
姓
フ

リ

ガ

名

ナ

受 講 者 氏 名
生 年 月 日会
社
名部 ･ 課 ・ 係
受講票
送 付 先 住 所

連

絡

先

昭和・平成

〒

－

年

月

日生

☐自宅 ☐会社 どちらかに☑を入れてください。

連絡先;部課担当者
TEL

（

）

FAX

（

）

楷書で正確にご記入ください。
注 この追加申込用紙は、「追加受付期間」内のみご利用いただけます。
インターネット及び郵便振替による受付期間中は、KHK ホームページから若しくは KHK 専用の郵便振替用紙を使ってKHK に直接お申し込みください。

【 申 込 方 法 等 】
振込証明書類貼付欄

申 込 方 法①本頁をコピーする。
②太線枠内の必要事項を記入する。
③受講料を右欄の銀行に振り込む。
④振込明細書等の「振込証明書類」のコ
ピーを左欄貼付欄に貼付する。
⑤本申込書を上記宛先にＦＡＸする。
＊受付確認後は、受講料は返金できませんのでご注意ください。

銀 行 振 込 先
三井住友銀行 銀座支店
普通預金
口座番号：1477732
口 座 名：公益社団法人
東京都高圧ガス保安協会＊振込手数料は受講者負担でお願いします。

申込先及び問合せ先
公益社団法人東京都高圧ガス保安協会〒113-0033
文京区本郷5-23-13
タムラビル3 階
電 話 03-3830-0252
Ｆ ＡＸ 03-3830-0266

この申込みで収集しました個人情報は、この講習の受付・採点・合否通知等の資格講習に関連した情報提供に使用します。

東高保会報
会報
2019.11
VOL.633
東高保
2019
11 VOL.
633 号号

5講習2019 年度 講習会開催予定
講習日程
2020 年
2月

3月

5 日(水)

講

習

の

種

類

第 1 回 高圧ガス製造者・貯蔵所所有者保安講習

19 日(水)～ 第三種冷凍機械講習（2019 年度下期）

定員
(名)

講習会場＊

150

全国家電会館

200

全国家電会館

21 日(金)検定日：3 月 1 日（日）6 日(金)

第 2 回 高圧ガス製造者・貯蔵所所有者保安講習

150

全国家電会館13 日(金)第 2 回 冷凍・空調事業所保安講習

750

タワーホール船堀（注 1）ゴシック体の講習は、「高圧ガス製造保安責任者試験」に係る資格講習です。
（注 2）各講習とも定員になり次第締め切りますので、お早めにお申し込みください。
（＊）講習会場は変更になる可能性がありますので、東京都高圧ガス保安協会までご確認ください。

6

東高保 会報会報2019.11
2019 11 VOL.633
VOL. 633号号
東高保

試験関係

2019 年度東京都高圧ガス国家試験申込状況と過去の実績
2019 年度高圧ガス国家試験の受験申込は、8 月 19 日～9 月 4 日に受付けました。
東京都では、3,651 人（昨年度は 3,758 人）の申込みがありました。
出 願 者 数 と 合 格 者 数
平成 28 年度

試験の種類

平成 29 年度

乙種化学

出願
者数

合格
者数

合格率

全科目受験

131

科目免除

2019

平成 30 年度

乙種機械
丙種化学（
特別）第二種冷凍機械 第三種冷凍機械 第一種販売

合格
者数

合格率

（％）

出願者
数

26

25.5

148

37

91

76

84.4

75

計

222

102

53.1

全科目受験

201

47

科目免除

116

計

年度

合計

出願者
数

合格
者数

合格率
（％）

出願
者数

33.0

109

26

29.2

126

60

84.5

72

51

72.9

71

223

97

53.0

181

77

48.4

197

28.5

179

31

23.3

167

40

31.5

162

93

80.9

120

98

83.8

85

62

71.3

77

317

140

50.0

299

129

51.6

252

102

48.8

239

全科目受験

152

18

13.5

134

27

23.7

132

29

25.9

131

科目免除

185

148

81.8

120

112

94.9

116

108

94.7

141

計

337

166

52.9

254

139

59.9

248

137

60.6

272

全科目受験

695

171

32.6

667

151

30.8

584

160

37.0

573

科目免除

161

136

86.6

170

136

83.4

175

141

82.0

133

計

856

307

45.1

837

287

44.0

759

301

49.8

706

全科目受験

2,007

620

38.3

1,746

588

42.9

1,786

580

42.1

1,765

科目免除

263

231

90.6

229

201

91.8

186

165

93.8

176

計

2,270

851

45.4

1,975

789

49.7

1,972

745

47.9

1,941

全科目受験

246

128

57.5

237

126

59.2

251

145

64.2

226

科目免除

89

84

95.4

89

84

95.5

95

87

94.6

70

計

335

212

68.2

326

210

69.8

346

232

73.0

296

全科目受験

3,432

1,010

36.5

3,111

960

39.5

3,029

980

41.4

2,983

科目免除

905

768

86.7

803

691

89.0

729

614

87.0

６68

計

4,337

1,778

48.7

3,914

1,651

51.5

3,758

1,594

51.9

3,651

（％）

注：
「出願者数」とは、全科目受験免除者を除く「受験申込者数」をいう。
「合格率」は「合格者数」÷「受験者数」で示し、「受験者数」は、実際の受験者数（ﾃﾞｰﾀ省略）をいう。
東高保 会報 2019 11 VOL. 633 号
東高保
会報 2018.11 VOL.622 号

7

協会事業報告

第一回冷凍保安講習開催される（2019 年 9 月 20 日）
公益社団法人東京都高圧ガス保安協会
昨年、フロンガスの漏洩事故が急増したことを踏まえ、事故の未然防止を図るため、例年の年度末の講習会に加え、当講習を今年度は 2 回実施することとし、今回は 1 回目を全国家電会館で実施しました。179 名の多数の参加者があり、定員 200 名の会場がほぼ立錐の余地なくほぼ満員となり
ました。
おとめ

「フロン排出抑制法の概要及び平成 30 年の都
最初に東京都環境改善部環境保安課乙咩主任から、
内高圧ガス事故の発生状況」について以下のような説明がありました。
① フロン排出抑制法関係では、フロン回収率が 3 割と低迷しており、対策の強化が課題であること、また今回の法改正で機器廃棄時にフロン回収を怠ると直接罰が適用となることな
どが盛り込まれたこと。
② 都からのお知らせとして、ノンフロンショーケースの導入補助などの支援策を講じていること。
③ 高圧ガスの事故関係では、昨年の事故件数は 80 件を超え、その内の約 40 件は一事業所における冷媒の漏えい事故でした。その原因は管理が十分でなかったことが主な要因であったが、漏えい個所の改修は全て迅速に終了されたこと。
次に、一般社団法人日本冷凍空調工業会技術部長の酒井様から「冷凍空調機器用冷媒に関する動向」について以下のような説明がありました。
① HCFC フロン冷媒については、2015 年のパリ協定及び 2016 年に締結された「キガリ改正」
により、先進国では R22 等の冷媒については 2020 年に生産等が全廃になること、また R32などの HFC 冷媒も段階的に生産が縮減されること。
② HFO―1234yf などの新冷媒はＧＷＰ（地球温暖化係数）が低い反面、微燃焼性という特性があり温暖化影響とはトレードオフの関係があるため、今後は低ＧＷＰの選定時には安全性、
8

東高保 会報.2019.11
会報 2019 11 VOL.
633 号 号
東高保
VOL.633

環境性、性能、経済性を満たすことが条件となること。
③ 新冷媒は高圧ガス保安法上、特定不活性ガスとして認められたが、そのプロセスの中でリスク評価が行われ、日冷工のガイドライン上、冷凍能力 5ｔ以上～20ｔ
未満の設備については、かくはん装置、
機械通風装置、遮断装置、検知装置の設置などいくつかの設備条件が加えられたこと。
④ 冷凍事故の要因としては、腐食が約 3 割と最も多く、疲労や摩耗を加えると 5 割を超えていること、日常的な点検や始動時の点検が早期発見につながり重要であること、など。
最後に指定以外の冷媒を冷凍機に使用することは危険であるとの注意喚起がありました。

最後に当協会の並木冷凍検査員からは冷凍空調施設の検査状況についての説明がありました。
現場に訪問した際、保安責任者等が届出上と異なっていたり、冷凍機が製造計画書上の内容と異なっているので必ず届出を行うこと、また定期的な保安査察や安全弁の作動試験、運転日
誌及び巡視点検記録の記載を必ず行う、等の注意があり、もし法令上の事項が行われていない
場合は改善依頼書を発行することもある、との説明がありました。
また写真を使い、例えば安全弁の止め弁の常時全開やバルブコック等の誤作動防止措置など、設備ごとの注意点について具体的説明がありました。

満員の中、受講者皆様は最後までご清聴いただきました。
今回の講習を管理の参考にして頂くとともに、R22 を冷媒としている事業者の皆様は早期の改修計画を立てられることをお願いします。
また、年度末にも 3 月 13 日(金)第二回の保安講習をタワーホール船堀で行います。一回目と内容は異なりますので、ぜひ奮ってのご参加をお願い致します。
東高保 会報.2019.11
会報 2019 11 VOL.
633 号 号
東高保
VOL.6339東京消防庁だより

東京消防庁からの広報テーマの一部を掲載します。尚、詳細につきましては、東京消防庁のホームページをご覧ください。
東京消防庁のホームページ：http://www.tfd.metro.tokyo.jp/※ホームページを開いて上段の「お知らせ」をクリック→「10月の広報テーマ」をクリッ
ク→「119番の通報は落ち着いて＜PDF版＞」をご覧ください。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
今日では、緊急電話の代名詞となっている「119番」。誕生したのは、昭和2年10月1日です。
それまでは、「112番」が緊急電話番号として使われていましたが、ダイヤル方式に不慣れで誤接続が多いために、地域番号（局番の第一数字）として使われていない「119番」が緊急電話番号に指定されました。
昭和62年から、全国一斉に毎年11月9日が「119番の日」として制定されました。この機会に消防の仕事や119番についての正しい知識と理解を深めていただき、防火防災意識の高揚を図っています。
火災や急病・けがなど、目の前で火災や事故が発生した場合は、誰でも気が動転し興奮した状態になりがちです。1秒をあらそう時でも落ち着いて119番通報できるように、町会･自治会、事業所などで実施する防災訓練時に通報訓練を積極的に行い、正しい通報要領を身につけましょう。
１ 平成30年中の119番受付件数
平成30年中に東京消防庁の災害救急情報センターで受付した119番の件数は985,047件で、1日に平均すると2,698件、約32秒に1件の割合で受付したことになります（表1）。
【表 1 平成 30 年中の 119 番受付件数】

平 成 30年

平 成 29年

対 前 年 増 減

119番受付件数

985,047件

936,767件

1日平均

2,698件2,566件

平成30年における1日最多受付件数

4,368件

48,280件増（5.2％ 増）132件増

10月1日（月）２ 東京消防庁の119番通報システム
東京消防庁管内で119番通報すると、23区では千代田区大手町、多摩地域（稲城市を除く。
）
では立川市泉町の災害救急情報センターにつながり、そこから災害現場に近い消防署にある消防隊や救急隊に出動が指令されます。
10

東高保 会報 2019 11 VOL. 633 号
東高保
会報 2019.11 VOL.633 号

したがって、消防隊や救急隊が迅速に災害現場に到着するためには、住所や災害の内容などの正しい通報が必要です。
火事ですか？
救急ですか？

３ 正しい通報要領
いざという時に備えて、電話のそばに「自宅の住所、電話番号、名前、目標となる建物など」を記入したメモなどを準備しておきましょう。
【火災の場合の通報要領（例）
】

通

東京消防庁
消防庁、火事ですか、救急ですか。
そこは、何区（市）、何町、何丁目、何番、何号
ですか。

報

者

火事です。
千代田区大手町一丁目３番５号です。
（例）居間のカーテンが燃えています。

何が燃えていますか。

（何が燃えているか具体的に伝えてください。
）【救急の場合の通報要領（例）
】

通

東京消防庁
消防庁、火事ですか、救急ですか。

報

者

救急です。

そこは、何区（市）、何町、何丁目、何番、何号 千代田区大手町一丁目３番５号○○マンション○号室です。

ですか。

（例）父が突然倒れて、意識がありません。

どうしましたか。

（誰が、どうしたのかを伝えてください。
）

名前を教えてください。
（場合によって、電話番号を聞きます。
）○○○です。
電話は○○○○―○○○○です。

４ 携帯電話、ＰＨＳ（以下「携帯電話等」という。
）からの通報平成30年中の通報手段別119番受付状況（図1、図2）を見ると，携帯電話等からの通報が平成26年は40.1％であったものが平成30年には51.5％となり、5年間増加傾向にあります。

携帯電話等からの通報では、通報者が消防車や救急車が向かう住所がわからない場
合など災害現場の所在決定に時間を要して、消防隊や救急隊の到着が遅れる場合があります。
住所がわからないときは、付近のお店などで直接住所を聞いたり、近くにある著名な建物や交差点名などの目標物を伝えてください。
また、公衆電話や自動販売機、電柱、建物の外壁に住所が表示されている場合もあ

東高保 会報会報2019.11
2019 11 VOL.633
VOL. 633号号
東高保

11

ります。もし、電波状態が悪い場合は、一般電話・公衆電話等から通報してください。

12

東高保 会報会報2019.11
2019 11 VOL.633
VOL. 633号号
東高保

行 政 資 料『水素・燃料電池技術開発戦略』発表される
資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部
新エネルギーシステム課
水素・燃料電池戦略協議会（資源エネルギー庁）では、水素社会の実現に向けて、水素基本戦略（2017 年 12 月策定）、第 5 次エネルギー基本計画（2018 年 7 月策定）及び水素閣
僚会議における東京宣言（2018 年 10 月）等を踏まえ、2019 年 3 月に「水素・燃料電池戦
略ロードマップ」の改訂が行われました。
今般、9 月 18 日、同ロードマップにおいて分野毎に掲げる目標の達成に向けて具体的な技術開発事項を定める「水素・燃料電池戦略技術開発戦略」が策定され発表されましたので、以下に概要を紹介します。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
1．背景・目的
経済産業省と新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）は、2019 年 6 月に「水素・燃料電池プロジェクト評価・課題共有ウィーク」を開催し、NEDO が実施する研究開発事業の評価、ユーザー側からのニーズ提示、新たなシーズの発掘を行うなど、産学官全体に渡る技
術開発の活性化に向けた議論を行いました。
本ウィークで洗い出した水素・燃料電池分野の技術開発に係る課題等を踏まえ、水素・燃料電池戦略協議会において、重点的に取り組むべき技術開発事項を定めた「水素・燃料電池
技術開発戦略」を策定しました。今後、当該戦略に基づき、水素・燃料電池戦略ロードマッ
プで掲げる目標の達成に向けて、技術開発のより一層の推進を図っていきます。
2．ポイント
水素・燃料電池技術開発戦略では、水素社会の実現に向け、➀重点的に取り組むべき技術
開発 3 分野 10 項目を特定するとともに、②技術開発プロジェクト評価、ニーズ情報とシー
ズ情報のマッチング、諸外国との連携強化に継続して取り組んでいくこととしています。
担当
資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 新エネルギーシステム課長 白井
担当者：牟田、小野、泉田、丸島、大福
電話：03‐3501-1511（内線 4558、4559）
03-3580-2492（直通）
03‐3501-1365（FAX）

東高保 会報 2019 11 VOL. 633 号
東高保
会報 2019.11 VOL.633 号

13

14

東高保 会報会報2019.11
2019 11 VOL.633
VOL. 633号号
東高保

東高保 会報
会報2019.11
2019 11 VOL.633
VOL. 633号号
東高保

15

16

東高保 会報会報2019.11
2019 11 VOL.633
VOL. 633号号
東高保

東高保 会報
会報2019.11
2019 11 VOL.633
VOL. 633号号
東高保

17

18

東高保 会報会報2019.11
2019 11 VOL.633
VOL. 633号号
東高保

高圧ガス事故情報

2018 年（平成 30 年）
溶断・溶接等消費作業中における事故事例
最近、溶断・溶接の消費作業中の高圧ガス事故が多発しているため、協会では昨件（2018 年）
3 月号の会報で「アセチレン溶断作業時における事故事例」を日本乾式安全器工業会のホームページから引用し掲載しました。その後、2016 年（平成 28 年）における事故事例を本年 2 月号に、2017 年(平成 29 年)における事故事例を 3 月号に掲載しました。この度、2018 年（平成 30年）の事故事例を掲載します。保安教育等、事故の発生防止にご活用ください。
高圧ガス保安協会

http://www.khk.or.jp/activities/incident_investigation/hpg_incident/incident_db.html～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
事故名称

圧力調整器の継手部からアセチレン漏えい、火災

年月日

2018年1月12日

県名

宮城県

物質名

アセチレン

被害者

軽傷1

業種

建設

設備区分

容器本体、調整器

事故分類
現象(1次事象）
取扱状態

事故原因(主因）

事故区分

C１

２次事象

漏洩

着火（原因）

消費中

事故原因（副因）

締結管理不良消費火災

裸火（バーナー）

事故概要

建設現場において溶接作業に用いていたアセチレン容器(7㎏)と圧力調整器との結合部分からガスが漏えいしていることを確認したため、容器上部の元バルブを専用レンチで締め直そうとした際、静電気が原因と思われる火花が発生し、漏れていたアセチレンガスに引火し火災となったもの。また、炎により調節器間のホースが爆発し、高温により容器の可溶栓が溶けアセチレンガスが漏れ続けた。当該事故により、1名が負傷(軽傷)するとともに、アセチレン容器2本、圧力調整器及び接続ホース及び防炎シートを焼損した。原因は、アセチレン容器と圧力調整器の接続冶具の締付け不足により、結合部から漏えいしたアセチレンガスに、容器元バルブをレンチで締付ける際に発生した静電気により着火し火災となったもの。また、火災鎮火後もアセチレン容器2本の可溶栓からアセチレンガスが漏えいしていたが、火炎によりアセチレン容器肩部の可溶栓が抜け、アセチレン
ガスが噴出したものと推定される。

事故名称

酸素、アセチレン容器の焼損

年月日

2018年1月22日

県名

物質名

アセチレン

被害者

業種

建設

設備区分

事故分類
現象(1次事象）
取扱状態

事故原因(主因）
事故概要

事故区分

C2

２次事象

漏洩

貯蔵中

火災による貰い火

着火（原因）

事故原因（副因）

大阪府

消費

なし

容器本体
裸火

アセチレン、酸素の容器、圧力調整器、ホースが燃焼したもの。炎は1～2m程度上方に向かっていた。巡回中の作業員により消火器により消火。調査中

東高保 会報会報2019.11
2019 11 VOL.633
VOL. 633号号
東高保

19

事故名称

アセチレンガス漏えい火災年月日

2018年2月19日

県名

宮崎県

物質名

アセチレン

被害者

0

事故分類
現象(1次事象）
業種

取扱状態

事故原因(主因）

事故区分

C１

２次事象

漏洩

設備区分

鉄工所

着火（原因）

消費中

事故原因（副因）

締結管理不良

消費
火災

容器本体

裸火（バーナー）

事故概要

2/19 13:10頃、鉄板に穴を開ける切断作業を行うため、アセチレンガスと酸素ガスを消費する
バーナーに点火した際に、容器と消費設備との接続部付近から漏えいしたアセチレンガスに引火し、火災に至った。
13:15頃、延岡市消防本部は、事業者の通報により現場に駆けつけたものの、到着時には既に事業者により消火され、延焼もなかった。なお、消防は、容器に引火した火は消えていたものの、容器を冷ますために放水を行った。
物的被害はアセチレンと酸素の容器2本が火にあぶられて使用不可となった。アセチレン容器と消費設備の締結部からアセチレンガスが漏えいし、漏えいしたアセチレンガスに引火したことが原因であると推定されるが、バルブの劣化によるものか、接続不良によるものかは、確認できなかっ
た。

事故名称

アセチレン溶接作業中の火災

年月日

2018年3月27日

県名

広島県

物質名

アセチレン

被害者

なし

事故分類
現象(1次事象）
業種

取扱状態
事故原因(主因）

事故概要

20

事故区分

C２

その他（溶接火花が周囲の枯草等に引火したもの）建設

消費中＜その他＞（火気使用時の周辺確
認不足）

消費

２次事象
設備区分

着火（原因）

容器本体

火花（溶断）

事故原因（副因）

事故発生場所において、広告用看板の支柱をアセチレンで溶断作業中に、溶断火花が隣接する雑種地の枯草に着火し火災に至ったもの。建物等への延焼および人的被害はなかった。15:30頃
から建設会社の作業員が看板の撤去のため作業を開始した。15:45頃に溶断火花が付近の枯草に着火し約2.4aを焼損した。他の作業員とともに3名で水道水・竹箒を使用し初期消火を実施した。

東高保 会報会報2019.11
2019 11 VOL.633
VOL. 633号号
東高保

事故名称

酸素ガス漏えい年月日

2018年5月20日

県名

京都府

物質名

酸素

被害者

0

事故分類
現象(1次事象）業種

その他（学校）事故原因(主因）

誤操作、誤判断

取扱状態

事故区分

C2

２次事象
設備区分

着火（原因）

消費中

消費
漏洩

容器本体

事故原因（副因）

事故概要

作業者が酸素の二次側の圧力を調整する際に、誤って容器と配管の接続部の開閉操作をおこなったため、接続部から酸素が漏えいした。原因は、二次側の圧力調整は、圧力調整器のバルブを操作して行うが、操作しなくてもよい容器と配管の接続部の開閉操作を行ったことであり、作業者の認識不足である。なお、二次側の圧力調整の前に、一次側の圧力、容器の元弁の開閉状態も確認していなかった。

事故名称

酸素ボンベ火災年月日

2018年3月30日

県名

愛知県

物質名

酸素

被害者

軽傷1名

事故分類
現象(1次事象）
業種

取扱状態

事故区分

C１

２次事象

漏洩

設備区分

自動車

着火（原因）

消費中

事故原因（副因）

消費
火災

調整器

事故原因(主因）操作基準の不備

事故概要

屋外の容器置場で分析設備に必要なガス(酸素)を供給するために酸素ボンベ(7m3)の容器元弁を開にした瞬間に調整器から炎、火花が飛散した。この火花が作業員の右前腕部にかかり熱傷(Ⅱ度)を負った。熱収縮による疲労破壊と推定される。

事故名称

酸素消費設備火災

年月日

2018年6月5日

県名

愛知県

物質名

酸素

被害者

0

事故分類
現象(1次事象）
業種

取扱状態

事故原因(主因）
事故概要

事故区分

C１

漏洩

その他（研究所）
消費中

誤操作、誤判断

２次事象
設備区分

着火（原因）

事故原因（副因）

点検不良

消費
火災
継手

断熱圧縮

シール管理不良

6/5 11:05頃、酸素消費設備(都市ガスバーナーの熱量増加用)の酸素ボンベの元弁を開放したところ、減圧弁から出火し、当該減圧弁を焼損したもの。減圧弁と配管との継手部から酸素ガスが漏えいし、そのガスと接触する部分に油分等があり、ボンベの元弁を開放した瞬間に断熱圧縮により温度が上昇し、発火したものと推定。

東高保 会報会報2019.11
2019 11 VOL.633
VOL. 633号号
東高保

21

事故名称

溶接作業におけるアセチレンガスの漏えい・火災

年月日

2018年6月9日

県名

大阪府

事故分類

C１

事故区分

消費

現象(1次事象）

漏洩

２次事象

火災

取扱状態

消費中

着火（原因）

静電気

物質名
業種

事故原因(主因）

被害者

アセチレン

その他（自動車整備工場）

設備区分

事故原因（副因）

誤操作、誤判断

重傷１

容器本体

事故概要

基礎補強工事で使用する掘削用ドリルの先端に三角形の鉄片を取り付ける作業を行っていたとこ
ろ、アセチレンボンベから噴出した火災により作業員1名が顔、両腕、両足に火傷を負ったもの。発生場所において、アセチレンを使用して溶断作業中、ボンベを交換しようとバルブナットを緩めたところ、近接場所で行っていた電気溶接から着火し、爆発を起こしたもの。

事故名称

アセチレンガス漏えい･火災

年月日

2018年6月29日

県名

新潟県

物質名

アセチレン

被害者

0

その他（自動車）

設備区分

点検不良

事故原因（副因）

事故分類

事故区分

C１

消費

現象(1次事象）

漏洩

取扱状態

消費中

事故概要

6/29 16:45頃から車両整備工場内でマフラーの溶接作業をしていたところ、調整器付近のアセチ
レンホースから出火したもの。事務員が消防に連絡するとともに、社員数名で消火にあたり、到着した消防隊により17:06、鎮火を確認した。火災原因調査の結果、アセチレンホースの劣化によるものかは定かではないが内層にひび割れが認められ、加えてアセチレンホースの穴の開いた付近
は、他と比較して潰れて変形していることから、使用状況に何らかの問題があり、アセチレンホー
スの劣化につながった可能性が考えられる。
アセチレンホースの劣化した箇所からアセチレンガスが漏えいし、溶接の火花が引火したことにより出火したものと推定される。

事故名称

消費場所ガス漏えい爆発火災年月日

2018年8月7日

県名

静岡県

物質名

酸素

被害者

重傷１、軽傷１

業種

その他（造船業）

設備区分

容器本体、安全弁

業種

事故原因(主因）

事故分類
現象(1次事象）
取扱状態

事故原因(主因）
事故概要

22

火災

着火（原因）

火花（溶接）

事故区分

C１

漏洩

貯蔵中

２次事象

腐食管理不良、点検不良

２次事象
着火（原因）

事故原因（副因）

その他（開閉部、安全弁）＜その他＞（ホース）

消費
爆発
裸火

当該事業所敷地内においてドックに陸揚げされた船舶の船首左舷に位置するチェーンロッカー内
で作業員2名が溶断機を使用し、チェーンの溶断作業をするため溶断機を点火したところ、突然爆発(出火時刻13:39頃)した。119番通報(13:40頃)し、13:45頃鎮火。初期消火無し。消費場所において、溶断機に使用するゴムホースからガスが漏えいし、作業場付近にガスが滞留、点火器の火花が滞留していたガスに着火、爆発したものと推定される。

東高保 会報会報2019.11
2019 11 VOL.633
VOL. 633号号
東高保

事故名称

ガス漏えい

年月日

2018年8月12日

県名

岐阜県

事故分類

C２

事故区分

消費

現象(1次事象）

漏洩

２次事象

火災

取扱状態

消費中

着火（原因）

裸火

物質名業種

事故原因(主因）

被害者

酸素

設備区分

廃品回収

事故原因（副因）

不良行為

溶接、溶断の設備操作基準の不備

事故概要

早朝よりガス溶断器を使用して廃品のステンレス製タンクの切断作業を行っており、休憩をするた
めに溶接器のバルブを閉めてその場を離れた際、溶断器のバルブが完全に閉まっておらず、火口から炎が噴出した状態で放置したことにより、付近に置かれていた樹脂製パレット(廃品)に着火したもの。切断機のバルブを閉め忘れしたものと推定される。

事故名称

酸素ガス漏えい年月日

2018年8月14日

県名

酸素

被害者

廃品回収

設備区分

事故分類

C２

現象(1次事象）

漏洩

取扱状態

貯蔵中

物質名
業種

事故原因(主因）

事故概要

事故区分
２次事象
着火（原因）

香川県

消費

なし

容器本体、安全弁

事故原因（副因）

容器管理不良一般家屋解体現場において、8/14 10:00頃に夕方から鉄筋コンクリート中の有価金属の採取を行うために酸素容器2本およびアセチレン容器1本を日向に置き、現場を離れた。容器に直射日光があたり高温になり、内容量の多い酸素容器1本の安全弁が作動したため酸素が漏えいした。解体業者から連絡が入り、事故を覚知した。すぐに現場に向かい酸素1本を日陰に移した。酸素1本およびアセチレンガス1本は寝かせてその上にコンパネを置いて直射日光が当たらないようにした。日中酸素容器を日向においていたために高温高圧になり、安全弁が作動したため漏えいし
た。

事故名称

酸素、アセチレンガスの噴出･漏えい年月日

2018年8月2日

県名

佐賀県

物質名

アセチレン

被害者

なし

事故分類
現象(1次事象）
業種

取扱状態

事故原因(主因）

事故概要

事故区分

C２

漏洩

その他（解体業）
貯蔵中

誤操作、誤判断

２次事象
設備区分

着火（原因）

消費容器本体事故原因（副因）

消費先事業者が農業用ビニールハウスの解体工事を請け負い、酸素およびアセチレンガスを用いて鉄筋等の切断作業を実施。切断作業が終了したため、作業者がいったん現場を離れた後、解体現場(田んぼ)のビニールハウスが火事になり、現場に置いていた酸素およびアセチレン容器からガスが噴出した。ガス切断後に高温状態となった鉄筋類がビニールハウスの残材ビニールに接触し火災が発生、解体現場に置いていた酸素およびアセチレンガス容器が炎で高温になり安全弁の作動または可溶栓の溶解によりガスが噴出したと推測される。

東高保 会報会報2019.11
2019 11 VOL.633
VOL. 633号号
東高保

23

事故名称
年月日

工場での溶接作業中の漏えい火災
2018年11月16日

県名

佐賀県

その他（混合ガス）

被害者

なし

事故区分

事故分類

C２

現象(1次事象）

漏洩

２次事象

火災

消費中

着火（原因）

火花（溶接）

物質名
業種

取扱状態

設備区分

建設

容器本体、調整器

事故原因(主因）

締結管理不良事故概要

11/16 13:00頃から、発生場所において、作業員がアセチレン・酸素の混合ガスを用いてガス溶断作業を行っており、ガス容器付近で称の作業員がアーク溶接作業を行っていた。17:00頃、アー
ク溶接火花が容器付近に滞留していたアセチレンガスに着火。ボンベ1本、圧力調整器2個（アセチレン用、酸素用）が焼損した。アセチレンガス調整器の接続部分の締結不良によりアセチレンガ
スが漏えいし、付近で称の作業員が溶接していた火花により着火、火災となったものと推定され
る。

事故名称

アセチレンボンベ火炎噴出年月日

事故原因（副因）消費

県名

2018年9月19日

大阪府

事故分類

C２

事故区分

消費

現象(1次事象）

漏洩

２次事象

火災

着火（原因）

その他

物質名
業種

取扱状態

その他（混合ガス）

被害者

設備区分

鉄工所

消費中

容器本体、調整器

事故原因(主因）＜その他＞（調査中）

事故概要

作業員がアセチレンガスおよび酸素ガスを使用し溶接作業を行い、容器元弁を閉栓せず吹管に設けられたバルブによりアセチレンガスおよび酸素ガスの供給を閉止した後、休憩のため作業場から離れた。その後、無人の作業場内において、漏気音がしたため作業場内を確認したところアセチレ
ン容器の上部から炎が上がっていた。調査中

事故名称

アセチレン容器の火災年月日

2018年12月21日

県名

和歌山県

物質名

アセチレン

被害者

なし

事故分類
現象(1次事象）
業種

取扱状態

事故原因(主因）

事故概要

24

C１

漏洩
建設

消費中

点検不良

事故原因（副因）

なし

事故区分
２次事象
設備区分

着火（原因）

事故原因（副因）

消費
火災

容器本体

火花（溶断）

ガス切断機を使用して当該ガレージの解体作業を行う際にアセチレン容器に取り付けている圧力調整器から出火。さらに容器に火が移り溶栓からの出火に至った。その後、和歌山市消防局が到着、アセチレン容器を放水にて冷却しつつ鎮火を待ち、火炎が小さくなった段階で消火器により消火。鎮火後30分間水冷した。アセチレン容器に装着している圧力調整器の接続が緩んだことによりガス漏れし、切断中の火花がそこに飛散し着火したと推測される。
当日朝の圧力調整器着用時にガス漏れ点検をしたが異常なし。午後は点検しておらず、どの段階で緩んだかは不明。

東高保 会報会報2019.11
2019 11 VOL.633
VOL. 633号号
東高保

事故名称

調整器破損

年月日

2018年9月25日

県名

神奈川県

物質名

酸素

被害者

軽傷１

事故分類
現象(1次事象）
業種

取扱状態

事故原因(主因）

事故概要

C１

火災

一般化学
消費中

誤操作、誤判断

事故区分
２次事象
設備区分

着火（原因）

事故原因（副因）

消費

破裂破損等

容器本体、調整器
その他

点検不良

当時、作業担当者は酸素ボンベ（充てん圧：14.7MPa）の元バルブ、圧力調整器、閉止弁が閉止状態であったことを確認した。酸素ボンベの元バルブを開けるためにH型ハンドルコックを用いて開けようとしたが硬かったため、左手で当該ボンベを押さえ、右手でH型ハンドルコックに力を入れて開けたところ、圧力調整器一次圧計あたりから火花が生じたため右手で元バルブを閉止した。その火花等によって左手の指および甲に火傷を負った。圧力調整器メーカーにより圧力調整器の分解調査を行った結果、作業担当者が酸素ボンベの元バルブを急激に開けたことにより、圧力調整器入口のフィルター部で断熱圧縮による温度上昇ならびに切粉等の可燃物の衝突エネルギーによって部分的に非常に高温になり、圧力調整器本体ならびに一次圧力計の破損が生じたと考えられる。

東高保 会報会報2019.11
2019 11 VOL.633
VOL. 633号号
東高保25

連載企画『水素社会』

第 3 回 石炭が水素を生む！？「褐炭水素プロジェクト」
資源エネルギー庁メールマガジン 2018.7.26「ＣＯ2 の排出量が多い」という弱点を持っていた石炭火力発電は、高効率化・低炭素化の技術開発が進むことで、環境への負荷が低減されていきます。
そんな石炭に関して、さらに画期的な取り組みが進んでいます。それは、輸送がむずかしいことから利用先が限定

褐炭からつくった液化水素を輸送する、特殊な船のイメージ
図（出典）HySTRA

されている低品質な石炭である「褐炭」を、次世代エネルギーである水素の原材料として活用することで、資源の有効活用とＣＯ2 排出削減に役立てようというプロジェクトです。今回は、そんな「褐炭水素プロジェクト」についてご紹介しましょう。
廃棄物や低品質の未利用エネルギーからもつくりだせる水素
水素は、エネルギーとして利用する際にＣＯ2 を出さないという特徴を持ち、次世代エネルギーのひとつとして期待されています。
この水素、さまざまな資源からつくることができるというのも特徴のひとつです。水はもちろん、メタノールや廃プラスチック、石油や天然ガスなどの化石燃料からもつくることができます。たとえば、廃棄物や、品質が低いなどの理由で利用されず埋蔵されたままのエネルギー
燃料から水素を大量につくることができれば、コストを抑えながらエネルギーを安定的に確保する「エネルギー安全保障」の観点から、非常にメリットが大きいと言えるでしょう。
ＣＣＳや再エネと組み合わせてＣＯ2 排出削減にも貢献
水素をつくる際に排出されるＣＯ2 を何らかの方法でゼロにできれば、つくる時から使う時までＣＯ2 を実質的に排出しないエネルギーとして、ＣＯ2 排出削減にも貢献することができます。
その方法としては、排出されたＣＯ2 を回収して地中に埋める「ＣＣＳ」（Carbon dioxide
26

東高保 会報会報 2019.11
2019 11 VOL.
633号
号
東高保
VOL.633

Capture and Storage）＊）の技術を利用することが考えられます。
＊）編集部注：ＣＣＳとは、化石由来のＣＯ2 を大気に放出するのではなく、地中や水中に隔離し閉じ込めることを意味する。
また、再生可能エネルギー（再エネ）の資源量が多い海外の地域で、将来的に発電コストがじゅうぶんに安価になれば、再エネ由来の電気を使って直接“ＣＯ2 フリー水素”をつくることも可能になります。
こうした海外に存在する未利用資源とＣＣＳ技術を組み合わせたり、再エネを活用するなどして大量の水素を調達するためには、水素の「製造、貯蔵・輸送、利用」まで一貫したサプライチェーンの構築が必要です。
オーストラリアの未利用エネルギーで水素をつくり日本へ
そこで進められているのが、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）による「褐炭水素プロジェクト」です。褐炭とは、水分や不純物などを多く含む、品質の低い石炭のこと。輸送効率や発電効率が低く、さらに乾燥すると自然発火するおそれもある
ため、採掘してもすぐ近くにある火力発電所でしか利用できないなど、利用先が限定されています。そのため国際的にも取引されておらず、安価なエネルギー資源です。
オーストラリアのビクトリア州には、こうした褐炭が大量に存在していると見られています。
その量は、あくまで理論上の埋蔵量ですが、日本の総発電量の 240 年分に相当する量だという試算もあります。
オーストラリア･ビクトリア州の褐炭採掘場
プロジェクトでは、水素に関するサプライチェーンのうち、この未利用エネルギーであるオース
トラリアの褐炭から水素を製造する部分と、それを日本へと輸送するという部分の実証をおこなっています。具体的には、①褐炭から水素を含む
ガスをつくる「褐炭ガス化技術」、②液化した水素を長距離、大量に輸送する技術、③液化した水素を荷役（港で船からあげおろしすること）する技術の実証です。
オーストラリア･ビクトリア州の褐炭採掘場

褐炭水素プロジェクトの概要
このプロジェクトは 2015 年から 2020 年度までの 6 年間にわたっておこなわれており、オーストラリア連邦政府およびビクトリア州政府の協力を得ています。事業主体は川崎重工業、
卸電力会社の電源開発、水素供給技術を持つ岩谷産業、シェルジャパンによる「技術研究組合」です。
ＣＯ2 フリー水素サプライチェーン推進機構（HySTRA）
東高保 会報会報 2019.11
2019 11 VOL.
633号
号
東高保
VOL.63327

また、水素を製造する際に排出されるＣＯ2 は、将来的には、オーストラリア連邦政府・ビクトリア
州政府が進めているＣＣＳプロジ
ェ ク ト の ひ と つ で あ る「CarbonNET プロジェクト」と連携して、地中に貯留する予定です。
2018 年現在は、水素製造に必要な機器の製作、液化水素を輸送するのに必要な特殊な船の製造など
褐炭水素プロジェクトの概要が進められています。予定では、
2020 年には実証運転が行われることとなっています。ここから見えてくる次世代のエネルギーサプライチェーンの姿に、期待が高まります。
≪お問合せ先≫省エネルギー・新エネルギー部 新エネルギーシステム課 水素・燃料電池戦略室28

東高保 会報会報 2019.11
2019 11 VOL.
633号
号
東高保
VOL.633

保 安事 故 事 例
空冷式ヒートポンプチラーの配管からの冷媒漏えい
発生日時
発生場所
発生施設
災害現象
取扱状態

①2008 年 10 月 8 日、10 時 38 分 ②2008 年 10 月 14 日（木）、8 時 15 分
神奈川県厚木市
冷凍設備（空冷式ヒートポンプチラー）① 膨張弁の均圧配管 ②受液器入り口液配管
冷媒（フルオロカーボン 134a）漏えい
運転中【事故状況】
10月8日 冷凍設備（1号機）が警報（アンダーカット）を発して停止した（事例① ）。
10月14日 冷凍設備(4 号機)が警報(アンダーカット)を発して停止した（事例②）。
後日、メンテナンス事業者が、窒素ガス加圧により漏えい箇所を調査した
ところ、チラーの膨張弁の均圧配管（事例①）及び冷温水出口から受液器入口までの液配管（事例②）が減肉して穴が空き、冷媒が漏えいしたことが判
明した。

事故の概要

東高保
東高保 会報会報2019.11
2019 11 VOL.633
VOL. 633号号

29

30

東高保
東高保 会報会報2019.11
2019 11 VOL.633
VOL. 633号号

東高保
東高保 会報会報2019.11
2019 11 VOL.633
VOL. 633号号

31

【事故原因】事例①：膨張弁の均圧配管と、膨張弁の出口配管が接触し、運転中の振動が加わったため磨耗し、長い年月(約 14 年)かけて、均圧配管が減肉して穴が空き、冷媒が漏えいしたと推定される。また、減肉した配管において、振動を予防するためのバンド、固定金具等はなかった。
事例②：配管固定金具が、長い年月をかけて腐食、破損したため、固定金具と縞鋼板を止めたねじ部が配管下部に接触し、さらに冷凍設備の起動、制御時に発生した振動が加わったため、接触部が磨耗、減肉して穴が空き、冷媒が漏えいしたと推定される。
その他（共通）・年 1 回の定期検査（直近：6 月にメンテナンス事業者が実施）において、
メンテナンス業者の点検シートに基づき実施していた（圧力ゲージの表示
誤差、安全弁の動作、その他電気系、冷媒系、水系、空気系などを対象とし、冷媒の漏れについて目視および検知器にて点検を実施）。
・バンド、固定金具等による配管の固定状況、磨耗状況、検査箇所、部品等
取り替え時期などに関する規定はなかった。

32

東高保
東高保 会報会報2019.11
2019 11 VOL.633
VOL. 633号号

人的被害

教

訓

【措置・対策】
1)水平展開として、同様箇所の調査を実施し、不具合部の修理を実施するとともに、振動箇所について、バンド、固定金具等を用いて配管を固定した。
2)メンテナンス体制を強化し、検査箇所、検査方法、部品取り換え時期について具体的な基準を作成した。
なし
1)配管が接触し、かつ振動している箇所については、フレッティング摩耗の懸念がある。配管の固定、配管同士を接触させない等により、対処することが重要である。
2)配管が固定されていても、振動により緩み、固定金具の破損が生じる場合がある。定期的に点検し、不具合が発見された場合は速やかに対処することが重要である。

出典：高圧ガス保安協会「高圧ガス事故概要報告 2008-605」

東高保
東高保 会報会報2019.11
2019 11 VOL.633
VOL. 633号号

33

ヒヤリハットからはじめよう

！

内

容

水素ガス配管付近で草刈り機で除草作業を行っていた。

状況

火気使用禁止の警戒標識が設置された水素ガス配管付近で、エンジン付き草刈り機で除草作業が行われていた。

想
定
される
事故等

水素ガス配管やバルブから水素が漏えいした場合に火災が起きるところであ
った。

概略図

原

因

対 策

・火気使用禁止の周知徹底ができていなかった。
・火気使用禁止場所では着火源になり得る機器を使用しないこと。
・火気取扱作業時の注意事項について周知徹底すること。

（出典：一般社団法人日本産業・医療ガス協会「ヒヤリハット事例集（水素編）
」より）

34

東高保 会報会報2019.11
2019 11 VOL.633
VOL. 633号号
東高保

～高圧ガスの相談室～

ＦＣ容器（冷媒用容器）の定義に関する見直しがされたと聞きましたが、その詳細について教えてください。
《 回 答》
ＦＣ容器は多種の冷媒（液化フルオロカーボン）を充塡できる容器として、従前は充塡できる冷媒ガスの種類が容器保安規則第 2 条により、表 1 のように充塡可能ガス名が列挙（掲名）されていました。しかし、新たな冷媒の開発に伴い、迅速な対応ができるよう、本年 4 月 22
日付けで容器保安規則の省令が改正され、個別に掲名することを廃止し、ＦＣ容器に充塡可能なガスの判断基準として、「一定温度における圧力」を規定することで、いずれのＦＣ容器に充塡できるかの判断ができるよう、表 2 のように改正がされました。
表１ ＦＣ容器に充塡できる冷媒ガスの掲名
ＦＣ一類容器
液化フルオロオレフィン

ＦＣ二類容器ＦＣ三類容器

液化フルオロカーボン422Ｄ、 液化フルオロカーボン410Ｂ、

1234yｆ、液化フルオロオレフ 液化フルオロカーボン 900Ｊ

フルオロカーボン 410ＪＡ、

ィン 1234ｚｅ、液化フルオロ Ａ、
液化フルオロカーボン509 液化フルオロカーボン 410Ａ
カーボン 12、液化フルオロカ Ａ、液化フルオロカーボ 422

若しくは液化フルオロカーボ

ーボン 134ａ、液化フルオロ

Ａ、
液化フルオロカーボン407 ン 32 又は前二号に掲げるガカーボン 500、液化フルオロ

Ｃ、
液化フルオロカーボン402 スを充塡する容器

カーボン 401Ａ、液化フルオ

Ｂ、
液化フルオロカーボン404

ロカーボン 401Ｂ、液化フル

Ａ、
液化フルオロカーボン407

オロカーボン 115、液化フル

Ａ、
液化フルオロカーボン901

オロカーボン 412Ａ、液化フ

ＪＡ、液化フルオロカーボン

ルオロカーボン 218、液化フ

507Ａ、液化フルオロカーボン

ルオロカーボン 407Ｄ、液化402Ａ、液化フルオロカーボン

フルオロカーボン 22 又は液407Ｂ、液化フルオロカーボン化フルオロカーボン 502 を充

125 若しくは液化フルオロカ

塡する容器ーボン 407Ｅ又は前号に掲げるガスを充塡する容器

東高保 会報 2019 11 VOL. 633 号
高保
会報 2019.11 VOL.633 号

35

表 2 ＦＣ容器に充塡可能な判断基準
ＦＣ一類容器ＦＣ二類容器ＦＣ三類容器

液化フルオロカーボン（可燃

液化フルオロカーボン（可燃

液化フルオロカーボン（可燃性ガス及び毒性ガスを除く。
） 性ガス及び毒性ガスを除く。
） 性ガス及び毒性ガスを除く。
）
であつて次のいずれにも該当であつて次のいずれにも該当であつて次のいずれにも該当するもの

するものは前号に掲げるガスするもの又は前二号に掲げる

イ 温度 48 度における圧力のを充塡する容器

ガスを充塡する容器

数値の 3 分の 5 倍が 3.0 メ

イ 温度 48 度における圧力

イ 温度 48 度における圧力のガパスカル以下であるものの数値の 3 分の 5 倍が 4.0

数値の 3 分の 5 倍が 5.0 メ

ロ 温度 60 度における圧力

メガパスカル以下であるもガパスカル以下であるものの数値が 2.4 メガパスカル
以下であるもののロ 温度 60 度における圧力の数値が 3.2 メガパスカル
以下であるもの36

東高保
2019 11VOL.633
VOL. 号
633 号
高保
会報会報
2019.11ロ 温度 60 度における圧力の数値が 4.0 メガパスカル以下であるもの2020 年（令和 2 年）新年号「会報」
名刺による年頭の挨拶の掲載お願い「会報」新年号に、「名刺による年頭の挨拶」を掲載します。
昨年同様、多数のお申込みをお待ちしております。
記
掲 載 号

2020 年「会報」新年号

サ イ ズ

名刺の約 90％の大きさ

掲載書式

横書き
なお、縦書きの名刺は当方で横書きに変更させていただくなど、体裁（字体）の一部が異なることがありますことをご了承ください。

掲 載 料

５,０００円／枠（税込）
支払方法 銀行振込
振 込 先 三井住友銀行銀座支店 普通預金 口座番号１４７７７０９
口座名 公益社団法人 東京都高圧ガス保安協会
請求書が必要なときは、事前にお知らせください。

申込期限2019 年 11 月 29 日（金）申込方法

次ページの申込書に必要事項をご記入のうえ、掲載希望の名刺を貼付枠に貼り、掲載料の銀行振込済の証明書類等のコピーを所定の欄に貼付して、下記宛にお送りください。

送 付 先

公益社団法人 東京都高圧ガス保安協会

問合せ先〒113-0033 東京都文京区本郷 5-23-13 タムラビル 3 階
TEL 03-3830-0252

以上

東高保 会報 2019 11 VOL. 633 号

東高保

会報 2019.11

VOL633 号37名刺による年頭の挨拶
載

掲

申

込

書

担 当 者 氏 名
所 属 部 署 名
連絡先電話番号

名

刺

貼

付

枠

掲載希望の名刺（できるだけ横型）をメンディングテープなどの剥がし易いものでここに貼ってください。

振込証明書類 貼付欄
38

申 込 方 法銀 行 振 込 先

① 本ページをコピーする。
② 必要事項を記入する。
③ 掲載する名刺を添付欄に貼る。
④ 手数料を右記銀行振込先宛に振込む。
⑤ 「振込証明書類」のコピーを本欄に貼付する。
⑥ 申込書を右記宛に郵送する。

三井住友銀行 銀座支店
普通預金
口座番号：1477709
口 座 名：公益社団法人
東京都高圧ガス保安協会＊振込手数料は、申込み者負担でお願いします。

東高保 会報 2019 11 VOL. 633 号

東高保

会報 2019.11

VOL633 号

申込先及び問合せ先

公益社団法人東京都高圧ガス保安協会〒113-0033
文京区本郷5-23-13 ﾀﾑﾗﾋﾞﾙ 3 階
電 話 03-3830-0252
Ｆ ＡＸ 03-3830-0266

協会だより

委○
員○
会○
等○
開○
催○
報○
告
○
○ 広報委員会
日 時：2019 年 10 月 16 日（水） 15：00～17：00
場 所：協会会議室
議 題：会報（11、12、１月号）編集の件 ほか◎協会日誌（2019 年 10 月 1 日～10 月 31 日）
2 日 東京都高圧ガス地域防災協議会理事会（エッサム本社ビル）
11 日 高圧ガス消費者保安講習（新宿区立四谷区民ホール）
12 日 国家試験対策講習会（全国家電会館）台風のため中止
13 日 国家試験対策講習会（全国家電会館）台風のため中止
18 日 第 48 回東京都高圧ガス防災訓練（東京都立東大和南公園）
23 日 2019 年度東京都高圧ガス保安大会（KKR ホテル東京）
24 日 第 3 回高圧ガス運送指導員等保安講習会（全国家電会館）
25 日 高圧ガス保安全国大会（ANA インターコンチネンタルホテル東京）～ 協会からのお願い (社名変更等があったときのご連絡) ～協会会報･講習案内等の郵便物を確実にお届けするため、社名変更等、下記枠内の事項に変更があったときは、お手数ですが、事務局まで FAX にてお知らせください。
なお、FAX 用紙は、当協会ホームページ（www.tokyo-khk.or.jp）の会員専用ページに掲載しています「会員情報内容変更通知書」をダウンロードし、ご使用ください。
又は、下記事項を記載し FAX してください。
FAX 番号：０３－３８３０－０２６６

通知お願いの変更事項① 社名変更② 住所(表示) 変更(〒)③ 電話･FAX 番号変更

④ 冷凍能力変更⑤ 組織名称変更⑥ 担当者異動⑦ その他□新規入会勧誘のお願い
当協会では高圧ガス等に関する豊富な知識と経験を有するスタッフにより、会員皆様に重要かつ有意義な情報のご提供やご相談業務を行っています。
すべての高圧ガス関係事業者が当協会に入会され、高圧ガスによる事故の未然防止対策及び自主保安体制の構築に取り組まれることを協会あげてご支援していきたいと思います。
協会は、安全と安心のある社会を創造するために、高圧ガスを取り扱う事業者の自主保安活
動をサポートします。ぜひ皆様方のまわりに未入会の方がいらっしゃいましたら、入会をお勧めくださるようお願い申し上げます。

東高保 会報 2019 11 VOL. 633 号

東高保

会報 2019.11

VOL.633 号

39

協○
会○
か○
ら○
の○
お○
知○
ら○
せ
○
測定機器の貸出しについて協会では、以下の測定機器の貸出しを行っています。利用されたい方は、当協会の担当者（横山）にお問い合わせの上、お申込みいただくようお願いします。
■測定器の種類及び保有台数（１） 理研簡易ガスリークチェッカー GH-202F（フロンガス用） 5 台※詳細な情報は、理研ＨＰをご参照ください。
http://www.rikenkeiki.co.jp/（２）PD51 形 重錘型圧力計 長野計器製
4台※収納 BOX（寸法 400W×615L×350H 重量約 9kg 総重量は 25kg 位です）
※詳細な情報は、長野計器ＨＰをご参照ください。
http://www.naganokeiki.com/public_html/index.php■貸出し条件（１）貸出し料金
会員：無料
非会員：3,000 円（２）貸出期間①理研簡易ガスリークチェッカー
1 週間②PD51 形 重錘型圧力計
2 週間※重量がケースを含めて 25ｋｇ近くありますので、運搬は車でないと無理です。

40

東高保 会報会報2019.11
2019 11 VOL.633
VOL. 633
8 高保
号号

新刊

東京都高圧ガス保安協会発行図書のご案内

定価２，８５０円（本体２,５９３円＋税）
購入冊数：部

定価３，０６０円（本体２,７７８円＋税）
購入冊数：部「支払証明書」貼付場所
購入方法（太線内を記入する。）
１．上記金額を三井住友銀行銀座支店（口座名：公益社団法人東京都高圧ガス保安協会）、普通
口座番号：1477732）へ振込み、振込証明書のコピーをこの貼付場所にのり付けする。
２．本紙を上記もしくは下欄の FAX 番号へファックスする。（FAX が協会に届き次第発送します）
３．振込手数料及び送料は、申込者負担です。送料は 1 冊の場合、関東内陸地域は 440 円、その他の地域及び 1 冊以上のときは、事前に上記連絡先までお問合せください。

ＦＡＸ：03-3830-0266
東高保 会報 2019 11 VOL. 633 号

41

『高圧ガス周知文書』（クリアファイル A4）
当協会と東京都高圧ガス溶材協同組合では、可燃性ガス、特定不活性ガス、酸素、三フッ化窒素用高圧ガスの移動基準遵守徹底のため、あらたに周知文書を作成しました。１部２００円（消費税込）（10 部以上の場合は 1 部１５０円）【送料別料金】で頒布しますので、協会までお申し込みください。

裏面

表面

公益社団法人東京都高圧ガス保安協会〒113-0033 東京都文京区本郷 5-23-13 タムラビル３階
TEL：03-3830-0252 FAX：03-3830-0266
E-mail：ｗebmaster＠tokyo-khk.or.jp

http://www.tokyo-khk.or.jp

42

東高保 会報 2019 11 VOL. 633 号

高圧ガスに関する質問、会報への要望はありませんか
会員各位 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
協会では、会報を購読していただいている皆様から、普段、高圧ガスに関連する事業に従事しておられる中で、高圧ガス保安法令に関する疑問や役所への各種申請や届出の方法、あるいは保安教育やヒヤリハット対策などについての疑問や質問あるいは改善事例等の提案等について、できるだけ情報を共有して参りたいと思います。
いただいた質問等については、会報に毎号掲載している「高圧ガスの相談室」欄への掲載や、このお問合せコーナーに随時掲載して参りたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。
なお、お問い合わせは会報の奥付に掲載の電話、FAX、メールあるいはホームペー
ジのお問い合わせコーナーからお願いします。
公益社団法人東京都高圧ガス保安協会【自由記入欄】

会報に広告を掲載しませんか
広告掲載要項

会報サイズ・・・・B5
発行部数・・・・1,5２0 部
掲載場所・・・・目次前頁若しくは奥付次頁■広告料金（モノクロ、カラーとも同一料金です）◆年 10 回掲載・・・・￥１７０,０００円＋消費税◆年６回掲載・・・・￥１００,０００円＋消費税※企業ロゴ、写真、イラスト使用可。ただし、デザイン作成依頼の場合には、別途料金 \50,000 円（＋消費税）をいただきます。
■広告料振込先
三井住友銀行 銀座支店
口座名：公益社団法人東京都高圧ガス保安協会 普通預金 口座番号：1477732○広告データ・版下をお持ちの場合
データは PDF、ワード、エクセル、JPEG であれば掲載可能です。下記メールア
ドレスにご送付ください。
※いただいたデータは紙面掲載状のサイズ等の制約から,若干のデータ修正（サイズ変
更、色調等）をする場合があります。
○広告データ作成が必要な場合
広告に掲載したい内容、写真等を下記 FAX またはメールアドレスにご送付ください。広告データを作成します。作成後、内容・デザイン等のご確認は担当者よりご連絡いたします。

お問合せ
公益社団法人 東京都高圧ガス保安協会〒113-0033 文京区本郷 5-23-13 タムラビル 3 階☎03-3830-0252 FAX03-3830-0266
ホームページアドレス http://www.tokyo-khk.or.jp
メールアドレス webmaster@tokyo-khk.or.jp
東高保 会報 2019 11 VOL. 633 号
東高保

会報 2019.11

VOL.633 号

43今年の夏、ヨーロッパに旅行したのですが、気づいたことを少し述べます。
まず、ドイツのスーパーマーケットで買い物をした際、驚いたのはレジ係が座って対応し、顧客は立ち、自ら商品を自分で買い物かごからコンベアに移し替え、さらに前後の客との間に仕切りの棒を乗せる作業をします。レジ係は笑顔も見せず、「サンキュー」も言わず、ひたすら金のやり取りに専念していました。ガイドの話では、勤務時間が終了次第、彼らは顧客が並んでいようといまいとさっさと帰るそうです。
日本に帰国し、ドイツとの顧客対応の違いを改めて感じるとともに、決して欧米良しではないですが日本の接客の捉え方にやや疑問を感じました。働き方改革の中で、接客業も一定のサービス以
上のいわゆる過剰サービスは見直す時が来ているでしょう。
次に、感じたのは景観です。特に電柱や電線がほとんど見当たらないことです。ヨーロッパでは
旧来から下水道や水道菅と併せ、電線が地中に埋設されてきました。地震や風水害が日本に比べ少ないヨーロッパでなぜ？と思う方も多いと思います。景観への重視、国内での戦争の頻度など、ヨーロッパの国民性や歴史などが大きな要因と考えられます。また日本では戦後、復興を早期に急いだためコストの問題から電柱方式を取り入れたようです。先日の台風 15 号により千葉県で発生した大規模停電を踏まえ、改めて現在東京都が進めている無電柱化事業の重要性を認識しました。
最後になりますが、EU の問題です。貨幣一つとっても、現在ドイツとフランスはユーロが使用できますがスイスはスイスフランのみ。これがイギリスやフランスなど、EU 離脱の動きが広がれ
ば、ヨーロッパは EU 以前の状態に戻ります。たしかに移民問題に端を発した自国の権益を守るポピュリズムは理解できないことはありませんが、せっかく国境の壁を越えた実質的な交流が狭いヨーロッパで拡充してきたのですが残念です。英国での議会では拙速な離脱に待ったがかかりました
が、イタリアやオランダでも同様の動きがあります。
久しぶりの海外旅行紀行でした。
（FM）
広報委員会
委員長
員
委

事 務 局

三 木
健
荒 井 秀 昭鈴 木 一 央福 永 直 樹藤 原 寿 和

稲野邉大輔
鈴木柾批左
矢 橋 和 己久 保
尚中 澤 光 孝山 中 耕 一柴 田 善 弘橋 本 孝 二中 西薫（ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ）

案内図

会報

VOL.633 （２０１９．１１月号）
2019 年 10 月 28 日印刷 年 10 回発行
2019 年 11 月 5 日発行 定価１部 480 円(税込み)（送料 79 円）（会報の購読料は，会費に含まれております。
）〒113-0033 東京都文京区本郷 5-23-13 タムラビル 3 階
発行所

公益社団法人東京都高圧ガス保安協会
電話 03-3830-0252 FAX 03-3830-0266e-mail webmaster@tokyo-khk.or.jp

編集兼
発行人
印刷所

44

古 川

日本印刷株式会社

東高保 会報 2019 11 VOL. 633 号

東高保

会報 2019.11

誠

VOL.633 号

発

行

図

書

等
2019 年 11 月 1 日現在★

東京都高圧ガス保安協会 発行
図

１
２
３
４
５
６
７
８
9

書

消費税（10％）内税(単位：円)

名

定高圧ガス等による事故時の応急措置（改訂 4 版)
第三種冷凍機械責任者試験問題と解説（2019 年版)
第一種高圧ガス販売主任者試験問題と解説（2019 年版）
高圧ガスの取扱いかた（改訂三版）
東京都高圧ガス施設安全基準(第 2 次改訂抜粋版)
東京都高圧ガス小規模貯蔵設備設置指針
一般高圧ガス製造事業所許可申請マニュアル
高圧ガス移動基準及び解説（平成 17 年 3 月）
“数値で学ぶ”高圧ガス保安法令

員
格
1,400
2,750
2,550
1,830

200

高圧ガス保安協会（ｾｰﾌﾃｨ･ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ･ｻｰﾋﾞｽ㈱を含む）発行
図

書

名

定

１ 第一種販売講習テキスト（第 2 次改訂版)
２ 高圧ガス保安法規集（第 17 次改訂版）
３ 高圧ガス保安法令解説（第七次改訂版）
４ イラストで学ぶ高圧ガス保安法入門
５ イラストで学ぶ冷凍空調入門（改訂版）
６ 高圧ガス保安法概要〔第一種・第二種・第三種冷凍機械
★

会
価

1,600
3,060
2,850
2,240
3,060
200
1,020
2,040
2,200

10 高圧ガス周知文書（A4 クリアファイル）
★

価

編〕

価
3,030
4,920
3,450
3,450
2,610
710

日本冷凍空調学会 発行

図
書
名
定 価
※
１ SI による初級冷凍受験テキスト(三冷対応、第 7 次改訂版）
2,620
２ 上級冷凍受験テキスト(一・二冷対応、第 8 次改訂版）
4,000
３ 冷凍関係法規集（第 58 次改訂版）
1,600※10 月半ば以降に改訂『初級冷凍受験テキスト』が発行される予定です。
∞ ∞ ∞ ∞ 郵送で書籍等をご希望のお客様へ ∞ ∞ ∞ ∞郵送料は、お客様負担になります。商品、数量、送り先により郵送料が異なりますので、お手数ですが、事前に下記までお問い合わせ下さい。
公益社団法人 東京都高圧ガス保安協会

電話：０３－３８３０－０２５２（代表）

東高保 会報 2019 11 VOL. 633 号

東高保

会報 2019.11

VOL.633 号

45背幅 3 mm

14404302 会報 表2-3.indd

1

2019/10/16

13:57:14

背幅 3 mm（昭 和 43 年 6 月 7 日 第 3 種 郵 便 物 認 可）
（会報 VOL. 6 3 3 ）2019 年 11 月 5 日発行（年 10 回発行）

会 報
付

11

２０１９．

ＶＯＬ．６３３

録 「東京都高圧ガス保安活動促進週間入選標語」掲示用短冊ポスター

●おしらせ
行

事

冷凍空調施設工事事業所認定 新規・更新申請受付のご案内

講習2019 年度下期第三種冷凍機械法定資格講習のご案内●試験関係

令和元年度東京都高圧ガス国家試験受験申込状況と過去の実績●協会事業のご紹介

第一回冷凍空調保安講習会開催される●東京消防庁だより

11 月９日は119 番の日です●高圧ガス事故情報

2018 年（平成 30 年）溶断・溶接等消費作業中における事故事例

公益社団法人 東京都高圧ガス保安協会

http://www.tokyo-khk.or.jp

14404302 会報 表1-4.indd

1

2019/10/17

15:19:58