排 気 型 セ ント ラ ル 換 気 シ ス テ ム
第 3 種 ダ クト 方 式

サポート体制の充実
洗練されたデザインを永く使い続ける

http://www.jbeck.co.jp

継続的なメンテナンス用品の販売

ヨーロッパの伝統を受け継ぎ、「グリーをインターネット、はがき、お電話様に部 品 の 共 通 化を行って います 。

録を頂いたお客様には、製品の点ンファン」も旧「ダッチマン」シリーズ同型式で承っております。また、お客様登MVS-10/B6X
MVS-10/B3X

改修などでも最新のモーターに交換し、簡単にリニューアルする事が可能です。

検時期のご案内など様々なサービスを提供いたします。

換気計画は北見工業大学坂本弘志名誉教授が行った測定データーを基に開発した計算プログラムの使用で、個々の住宅に合わせ、最適な計画換気が実現可能となりました。

ご要望に応じて風量測定（有償）を実施しております。確実な換気の確認とグリルの開度調整を行なう
ことにより、最適な風量をご提案できます。

換気を考えるのは環境を考えること！
グリーンファンは、ドイツebmpapst社製ECモーター採用により、当社従来品比

外形寸法図
グリーンファン MVS–10 / B6X50%以上の省エネを実現。

切替スイッチ

26082124124

340

Ｌ250

ＭＨ

材質／ ABS樹脂
重量／ 0.2kg

150260

190

27890

330

280

75ＯＦＦ120340

換気ファン

24110

70

8.7

ブリーズ100

150

材質／ ABS樹脂

排気口

本体：重量／ 3.6kg

2052

φ142φ83

グリーンファン MVS–10 / B3X
340

換気ファン
275

82

13 7 39124

124

材質／ポリプロピレン

340

重量／ 0.12kg

252

パスカル7168

88124

給気口
6050150

275

330

280

124

φ97

φ102150124110124 150

150

材質／ ABS樹脂

本体：重量／ 3.5kg

Japan Building Envelope Conditioning Knowhow

54

材質／ ABS樹脂1212 126250 50
60〜200

重量／ 0.5kg

124

10Pa時 8.8 l/s

本 社 ／ 新 潟 営 業 所 〒950-0863 新潟市東区卸新町1丁目2059-5

TEL（025）250-8900 FAX（025）250-8877

札TEL（011）781-8201 FAX（011）783-6166

幌支店 〒007-0801 札幌市東区東苗穂1条2丁目3-9

東 北 営 業 所（秋 田） 〒010-1423 秋田市仁井田字大野1

h t t p : //w w w . jb ec k . c o . jp26

TEL（018）892-6080 FAX（018）892-6085

東 京 営 業 所 〒160-0022 東京都新宿区新宿1-6-8 鈴木ビル

TEL（03）3357-5755 FAX（03）3357-5589

大 阪 営 業 所 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町9-12第11マイダビル605

TEL（06）6368-2040 FAX（06）6368-2041

九TEL（092）674-3688 FAX（092）674-3687

州支店 〒813-0044 福岡市東区千早2丁目31-14

円山研究所［往雲館］ 〒064-0944 札幌市中央区円山西町10丁目4-5Japan Building Envelope Conditioning Knowhow

TEL・FAX（011）612-6335

穏 や か な 室 温と1 0 0 年 の 耐 久 性 を 求 め て●補修用性能部品の最低保有期間は製造打切り後6年です。●予告無しに仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。●カタログ製品の色は印刷物ですので実際とは多少異なります。
●このカタログは2023年1月現在のものです。●純正パーツ以外の機種を使用された場合は風量等（故障）の保証対象となりません。●当カタログの製品、デザイン他は、改善等のため予告なく変更する場合があります。

2023.01.5000

排 気 型 セ ント ラ ル 換 気 シ ス テ ム

第 3 種 ダ クト 方 式

MVS-10 / B6X / B3X
断熱気密化の黎明期にスタートしたジェイベックは、純粋に基本性能を追求した24時間換気システムを提案します。
「グリーンファンMVS-10／B6X／B3X」は、
18ステップ風量コントロール（

ドイツebmpapst社製ECモーター ※、、、は同風量）機能を持ち、基盤のスイッチを変えることで、簡単に弱、中、強の風量設定を最適な位置に変更できます。

1965年に世界初のECモーターの販売を行って以来、世界最先端のテクノロジーを持つドイツebmpapst社のECモーター採用。省エネ、風量、静圧、耐久性、静粛性等の基本性能において、他社を大きく凌ぐ次世代モーターです。
※ECモーターとは直流モーター（DCモーター）を更に改良した電子整流直流モーターです。

ダッチマンシリーズ共通ケーシング※初期設定は、弱 ‒ Step.2 と 中 ‒ Step.8 と 強 ‒ Step.16 になります。

洗練されたデザインを永く使用するヨーロッパ文化は換気システムにも見られます。本体
ABS製ケーシングは、旧シリーズ「ダッチマン」と互換性があり「グリーンファン」への熱交換換気システムとの比較交換も簡単です。永く使用できる安心感は、重要な基本性能の一つです。

ランニングコスト

140m3/h

35坪を想定25,440円（電気代） VS
15,758円（灯油回収額）＝ 9,682円／年

チャンバーシステムは、風量調節が容易で、低圧損による省エネ、静音を実現します。
また、ECモーターの実力は、風圧等で風量が落ちる場面でも、ECモーターの静圧性能20〜35坪／台 VS 10〜80坪／台
通常2台使用に台で対応可なる。

1●ダクト施工が大変

サンタ125換気ファン

VS●本体が大きい35坪を想定

グリーン
ファン

熱交換換気システム

ダクト施工は排気のみ

37−40dB

ファン本体は1台●ドレン配管が必要（弱）Step2（中）Step8（強）Step16

最大（Step18）

140 m3/h

240 m3/h

400m3/h

470m3/h

消費電力

4.6 W

20.4 W

55.0 W

85.0 W

0.5000騒音

20.9 dB

40.1 dB

48.0 dB

51.2 dB

0.4000

電源

風グリーン
ファン

VS

20.9dB

他社ファンとの省エネ比較グラフ

Free時

ブリーズ100

騒音値

140m3/h

熱交換換気
システム

仕様一覧

が極めて高いため、一定風量を確保していくフロー制御を実現します。

排気口

グリーン
ファン

熱交換換気システム

2,730円／年−

流体工学の権威、北見工業大学坂本弘志名誉教授の監修のもと、使用部材を厳選した施工性

一般的な熱交換換気を選択

グリーン
ファン

熱交換換気システム

風圧に左右されないフロー制御

換気能力

1kw=31円

量

単相200V

50/60Hz

W/Q［Wh/(m3/h)］

0.5313

各ファンの比消費電力の比較

0.26250.3000モーター

ECモーター（電子整流DCモーター)付 属 品

ビス×4、フィッシャープラグ×4、取扱説明書、施工説明書、保証書、開度ゲージ

適合ダクト

排気φ125mm、吸気90mm×6

排気φ125mm、吸気125mm×3

寸法

W340 × H260 × L330mm

W340 × H275 × L330mm

重量

3.6kg

3.5kg

型式

MVS-10/B6X

MVS-10/B3X

生 産 国

0.60000.20000.13750.10000.0000

第1種 ACファン

第1種 DCファン

0.0938

第3種 ACファン

0.0713

第3種 パイプファン

第3種 グリーンファン

比消費電力の算定に当たっては、必要換気量160m3/hの建物（約40坪程度の住宅の必要換気量）と仮定。
比消費電力とは 比消費電力とは、消費電力Wを換気量Qで割ったものです。
比消費電力[W/(m3/h)]＝消費電力W 換気量Q となります。
この様に、比消費電力とは、換気量1m3/hを得る上での必要なファンの消費電力を表します。
比消費電力が小さい程、性能が高いファンとなります。

オランダ製

能力
グリーンファン P-Q曲線

300

GREEN FAN MVS-10/B6X

グリーンファン W-Q曲線

9080

切替スイッチ60

電力Watt(W)

圧力損失ΔP(Pa)

70
200

100

50
40
30
2010

給気口

換気
ファン

グリーンファン
MVS-10/B6X

グリーンファン
MVS-10/B3X

切替スイッチ

給気口

パスカル7

ティンフォニックPM2.5用ELフィルター￥8,500￥9,400￥7,200排気口

ブリーズ100

ダクト￥12,000￥139,000

無段階コントローラー■サイレンサー／￥6,100■断熱フレームプレート／￥2,500■開度ゲージ／付属品■エンドキャップ／￥1,100￥19,000■パイプセイバー／￥880■円形花粉フィルター￥1,700■円形標準フィルター￥880￥2,400■ブリーズキャップ／￥2,400
特許第3650476号

ティンフォニック

0 0

WTフレキダクト90φ

ALBフレキダクト90φ

100

ISO断熱フレキダクト90φ

200

流量(m3/h)

SX消音断熱フレキダクト125φ排気用

15m10m10m1m￥15,000￥20,000￥26,500￥12,200

不燃認定
NM-1785号

不燃認定
NM-1599号

不燃認定
NM-2906号

300

400

分岐管0500

0

Y字管90φ

Y字管125φ

ニップル90φ￥4,000￥2,400￥1,100100

屋外
フード

200

300

流量(m3/h)

SPフード125

その他

400

500

インシュロックバンド

ジョイントテープ￥8,800￥1,35020m■Y字ニップル94φ／￥1,800￥12,000■SPフード125FD／￥18,000■スリーブ管125／￥1,100（30本入）■樹脂製吊バンド／￥2,350※価格はいずれも税抜価格