背幅 3.3 mm（昭 和 43 年 6 月 7 日 第 3 種 郵 便 物 認 可）
（会報 VOL. 6 5 9）2022 年 6月 5 日発行（1 回 5 日発行）

会 報

6

２０２２．

ＶＯＬ．６５９

●おしらせ
行

事

会長表彰候補者の推薦依頼について標語の募集について

講

習

保安講習『安全な高圧ガスの知識（特殊ガス・他）』開催のご案内●協会事業報告１

2021 年（令和 3 年）度高圧ガス輸入検査実績について●協会事業報告２

新たな検査方針に基づく冷凍施設検査結果について●保安関連情報１

2021 年（令和３年）における高圧ガス事故の発生状況（全国）●保安関連情報２

2021 年（令和 3 年）における高圧ガス事故の発生状況（関東東北管内）●新シリーズ 高圧ガス一口メモ
４

新冷媒、次世代冷媒、自然冷媒、グリーン冷媒

公益社団法人 東京都高圧ガス保安協会

https://www.tokyo-khk.or.jp

2022/05/25

9:00:32

14405608 会報 表2-3.indd

全ページ

会
2022．5目

報VOL. 659号

次

お し ら せ行事

会長表彰候補者の推薦依頼について ······································ 2
標語の募集について ························································· 5

講

習

保安講習『安全な高圧ガスの知識』開催のご案内·························· 6
2022年度講習会開催予定 ··················································· 8

協会事業報告1

2021年度 高圧ガス輸入検査実績について ························································ 9

協会事業報告2

新たな検査方針に基づく冷凍施設検査結果について ·········································· 14

経済産業省だより

神鋼機器工業（（株）製容器への刻印の誤りについて（注意喚起）······························· 18

行政情報『総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会 水素政策小委員会/
資源・燃料分科会 アンモニア等脱炭素燃料政策小委員会 合同会議』の開催について······························································································ 20

保安関連情報1

2021年（令和3年）における高圧ガス事故の発生状況（全国） ····································· 30

保安関連情報2

2021年（令和3年）における高圧ガス事故の発生状況（関東東北管内）························· 35

新シリーズ

高圧ガス一口メモ ４ 新冷媒、次世代冷媒、自然冷媒、グリーン冷媒 ························· 36

保安事 故 事 例 ・原料槽の溶断作業におけるガス溶断器ホース火災 ···························· 39
ヒヤリハット ・酸素ガスによる気密試験の実施 ··············································· 43

高圧ガスの相談室

設備距離と置場距離の相違について教えてください。 ············································ 44

協会だより委員会等開催報告、協会日誌、協会からのお願い··········································· 48
協会からのご案内························································································ 49
東京都高圧ガス保安協会の発行図書（ステッカーを含む） ································· 50
お問い合わせ＆広告掲載案内········································································· 53
デスク雑感································································································· 54
東高保 会報 2022 6 VOL. 659 号

1

行 事

会長表彰候補者の推薦依頼について
毎年10月に実施される高圧ガス保安活動促進週間行事の一環として、優良製造保安責任者等の方々に当協会会長表彰を行っています。
つきましては、事業主各位に、下記の推薦基準を満たす方を、ご推薦くださいますようお願い申し上げます。
記
１．表彰の種類と推薦基準⑴ 優良製造保安責任者(代理者を含む。) 、優良販売主任者（検査主任者を含む。）〇高圧ガスの作業に10年以上従事し、かつ、製造保安責任者又は販売主任者として選任されて5年以上経過し、その間、高圧ガスによる災害事故もなく、かつ、法令違反がない者〇製造保安責任者又は販売主任者として常に保安についての考慮をはらい、他の模範となる者⑵ 優良従業員〇高圧ガスに関する経験を15年以上有し、かつ、高圧ガスの製造又は販売等の作業に精励し、過去10年間無事故であった者〇高圧ガスによる災害の防止に留意するとともに、常に作業基準等を忠実に遵守し、他の模範となる者(注)推薦者数は、各表彰の種類毎に1事業所1名とします。
２．提

出

書

類

⑴ 事業主の推薦書（6ページ参照）⑵ 履歴書 (7ページ参照)
Ａ4サイズにて各1部
３．提

出

期

限

2022年7月31日（同日消印有効）４．送 付 先宛

先：公益社団法人 東京都高圧ガス保安協会 (表彰担当係宛)

住所：〒113-0033 東京都文京区本郷5-23-13(タムラビル3階)

Ｆ Ａ Ｘ：03（3830）0266
電子メール：webmaster@tokyo-khk.or.jp
５．会長表彰者の決定推薦された方々について、当協会の「総務委員会」において審査のうえ、理事会で決定させていただきます。

2

東高保 会報会報2022.62022 6 VOL.659
VOL. 659号号
東高保

様式２－１

優良製造保安責任者・優良販売主任者・優良従業員推薦書

推
推 薦 の 種 類

薦書(該当事項を○で囲むこと。)

優良製造保安責任者(代理者を含む。) 、優良販売主任者（検査主任者を含む。）、
優良従業員)

高圧ガス製造：冷凍・空調、一般高圧ガス、ＬＰガス、機器製造、その他（
事 業 の 種 類)

高圧ガス販売：冷凍・空調、一般高圧ガス、ＬＰガス、その他（)

高圧ガス貯蔵、特定高圧ガス消費、高圧ガス運送(取扱ガス名:( フ リ ガ ナ )
氏

名

生年月日:

年

月

日(

歳)

高圧ガス従事
内

容

及

び

従

事

年

数

責任者等の種類及び選任年数推薦事

由上記のとおり推薦いたします。
2022年

月

日

（ フ リ ガ ナ ）推 薦 事 業 所 名
代 表 者 氏 名
推薦事業所所在地
連 絡 担 当 者 名
連 絡 先 電 話
ＦＡＸ㊞〒

公益社団法人 東京都高圧ガス保安協会会 長殿

東高保 会報会報2022.62022 6 VOL.659
VOL. 659号号
東高保3

様式５－１履

歴書（フリガナ）
氏

名

生 年 月 日
現

住

所

年

月

日

（

歳）

〒
電話

ＦＡＸ

１ 所有する免状⑴ 高圧ガス関係（ 免 状 の 種 類 ）

⑵ そ

の

月

取得

年

月

歴（高圧ガスに関係あるもの）
年 月から

３ 賞

年

他

（ 免 状 の 種 類 ）

２ 職

取得

年 月まで（年 月）（ 職 歴 ・ 職 務 ）罰上記のとおり相違ありません。
2022 年

月日
氏名4

東高保 会報会報2022.62022 6 VOL.659
VOL. 659号号
東高保㊞

＜おしらせ＞
行事◎ 標語の募集について
高圧ガス保安活動促進週間は、毎年10月23日から29日まで実施されています。これに合わ
せ、本年も次のとおり「標語」を募集します。会員各位からの多数の応募をお願い申し上げます。
〔募 集 要 領 〕
１．標語
高圧ガスの災害事故防止に役立つもの、或いは安全意識の高揚に資するものとします。
２．賞金
入選賞 20,000円相当の記念品 (3名)
佳作賞 10,000円相当の記念品 (2名)
50選出作品賞 1,000円相当の記念品（50名：50選出作品者）
３．応募方法
応募手段 「はがき」「ＦＡＸ」又は「電子メール」
1人の応募数 5点以内
記載事項 「標語」
・氏名(ふりがな)
・勤務先名及び所属部署
・勤務先所在地(郵便番号、電話番号、ＦＡＸ)
なお、用紙は自由です。事業所等で一括して応募される場合は、作品と応募者の氏名（ふりがな）及び部署名を明確にしてください。
４．応募基準① 高圧ガスの保安に関するもの② 高圧ガス保安に係る意識啓発に効果があるもの③ 総文字数 20 字以内を原則とする。
④ 他団体等の募集に応募していないもの⑤ 著作権については自己の責任とする。
５．送付先
宛
先：公益社団法人 東京都高圧ガス保安協会 (標語募集係宛)
住所：〒113-0033 東京都文京区本郷5-23-13 タムラビル3Ｆ
Ｆ Ａ Ｘ：03（3830）0266
電子メール：webmaster@tokyo-khk.or.jp
６．締め切り2022年７月末日（同日消印有効）
７．審査と発表
入選及び佳作の標語については、当協会の総務委員会及び理事会で審査のうえ東京都が決定します。50選出作品の標語については、当協会の総務委員及び事務局で審査のうえ決定します。
なお、入選者は、10月19日開催の「東京都高圧ガス保安大会」において表彰し、入選作
品はポスターにして会員各事業所に配布します。また、入選、佳作及び50選出作品の標語
は「会報」及び当協会のホームページに掲載します。
年
度
応募数
応募者数

29 年度
284
141

30 年度
353
172

2019 年度
489
220

東高保 会報 2022 6 VOL. 659 号

東高保

会報 2022.6

VOL.659 号

2020 年度
404
189

2021 年度
309
108
5

＜おしらせ＞
講 習

新型コロナウィルス感染症拡大等が収まらない状況が続いておりま
すが、感染対策を実施して講習を実施致します。また、オンライン同時開催を実施致します。

保安講習「安全な高圧ガスの知識」開催のご案内（特材ガス・他）
高圧ガス保安法第 27 条（従業員に保安教育を施す義務）による保安教育の一環として、標記講習を下記のとおり実施いたします。貴事業所の保安教育としてご利用いただきたく、ご案
内申し上げます。なお、申込期間内でも定員に達したときは、締め切らせていただきます。
記
１．日時及び場所
2022 年 6 月 20 日（月) 全国家電会館 5 階講堂〒113-0034 文京区湯島 3-6-1※受付：13 時
講習：13 時 20 分～16 時 00 分
２．行政からのお知らせ「最近の高圧ガス保安行政の動向等について」 13 時 20 分～13 時 50 分
東京都環境局 環境改善部 環境保安課
３．講習内容「安全な高圧ガスの基礎知識（特殊材料ガスを含む）」 14 時 00 分～16 時 00 分
大陽日酸株式会社
４．受講料及び受講申込方法
当 協 会 の 会 員 5,090 円※受講料には、テキスト代及び
受 講 料
非
会
員 8,150 円
消費税が含まれております。
会場講習の場合は申込書に必要事項をご記入のうえ、お申込みください。
申 込 方 法 オンライン講習希望の場合は必ず当協会ホームページからお申し込み下さい。
受講料支払は、銀行振込でお願いします。振込詳細は、申込書をご参照ください。
申 込 期 限2022 年 6 月 13 日（月）70 名
会 場 定員申込

先〒113－0033
東京都文京区本郷 5-23-13
タムラビル 3 階
公益社団法人 東京都高圧ガス保安協会 電話 03-3830-0252 FAX 03-3830-0266

講習会会場案内図
全国家電会館〒113-0034 文京区湯島 3-6-1
電話 03(3832)4291＜交通機関＞
東京メトロ 千代田線
「湯島」駅下車 5 番出口 徒歩 5 分
東京メトロ 銀座線
「末広町」駅下車 徒歩 6 分※駐車場はありません。
車での来場は、ご遠慮ください。

6

東高保東高保
会報 2022会報
6 VOL.
659 号 VOL.659 号
2022.6

宛先
ＦＡＸ

公益社団法人東京都高圧ガス保安協会
0 3 - 3 8 3 0 - 0 2 6 6

受

講

申

込

書
2022 年

・受講料をお支払いのうえ、お申込みください。
・受講料確認後、「受講票」を送信しますので、
ＦＡＸ番号は必ずご記入ください。
・楷書で正確にご記入ください。

講習の種類

月

日

受講
番号

「安全な高圧ガスの基礎知識」（ 6 月 20 日(月)開催 ）※【ご注意】オンラインでの受講お申し込みには、この用紙を使用しないで下さい。オンラインご利用の皆様は、必ずホームページよりお申し込み下さい。

（フリガナ）

受講者証の有無

受 講 者 氏 名

☐有(№

)☐無

事 業 所 名部 ・ 課 ・ 係
事

業

所

所

在

地

(〒

-

電話

(

)
)

連絡用 E ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

会員・非会員の別 ☐会員(№
【

申

込

方

法

FAX

(

)

＠

) ☐非会員】

振振込込証証明明書書類類貼貼付付欄欄

申 込方法①本頁をコピーする。
②太線内の必要事項を記入する。
③受講料を右欄の銀行に振り込む。
＊受講票送付後は、受講料は返金できません。ご注意ください。

④振込明細書等の「振込証明書類」のコピーを左欄貼付欄に貼付する。
⑤本申込書を上記宛先に FAX する。

銀 行 振 込 先
三井住友銀行銀座支店
普通預金
口座番号：1477732
口 座 名：公益社団法人
東京 都高圧ガス保 安協 会
＊振込手数料は、受講者負担でお願いします。

問い合わせ先公益社団法人東京都高圧ガス保安協会〒113-0033
文京区本郷5－23－13
タムラビル3 階
電 話 03-3830-0252
Ｆ ＡＸ 03-3830-0266

この申込みで収集しました個人情報は、この講習の受付確認等の保安講習に関連した情報提供に使用します。

東高保東高保
会報 2022会報
6 VOL.
659 号 VOL.659 号
2022.67

＜おしらせ＞
講習2022 年（令和 4 年）度講習会開催予定
講習日程

講

習

の

種

類

定 員注 2)(名)

講習会場

20 日(月)

保安講習「安全な高圧ガスの基礎知識」

70

全国家電会館

3 日(日)

令和４年度上期 第三種冷凍機械・検定試験注1)

190

全国家電会館14 日(木)高圧ガス販売事業者保安講習

70

全国家電会館22 日(木)冷凍・空調事業所保安講習会

140

全国家電会館

26 日(月)

第 1 回高圧ガス運送指導員等保安講習

70

全国家電会館

未 定

高圧ガス消費者保安講習（東京都・溶材協同組合と共催）

280

未 定

8 日(土)

国家試験対策習（第三種冷凍機械 法令の講習）

48

全国家電会館

31 日(月)

第 2 回高圧ガス運送指導員等保安講習

70

全国家電会館

11 月

11 日(金)冷凍空調工事保安管理者講習（基礎講習、付加講習 ）50

東京セミナー学院

12 月

2 日(金)

冷凍空調工事保安管理者講習（保安確認講習、検定試験）

75

東京セミナー学院

2023 年
2月

3 日(金)

第 1 回高圧ガス製造者・貯蔵所所有者保安講習

70

全国家電会館

26 日(日)令和４年度下期 第三種冷凍機械・検定試験注1）

148

全国家電会館

3 日(金)

第 2 回高圧ガス製造者・貯蔵所所有者保安講習

70

全国家電会館

15 日(水)冷凍・空調事業所保安講習会

350

タワーホール船堀

6月
7月

9月

10 月

3月

（注 1）ゴシック体の講習は、「高圧ガス製造保安責任者試験」に係る検定試験です。
（注 2）各講習とも定員になり次第締め切りますので、お早めにお申し込みください。
※ 講習によっては、今後の新型コロナウィルス感染症の拡大に伴い、オンライン講習の併用又は定員及び会場が変更になる可能性があります。なお、変更が決まりましたらホームページでもお知らせしますが、東京都高圧ガス保安協会までご確認ください。

8

東高保 会報会報2022.62022 6 VOL.659
VOL. 659
東高保
号号

協会事 業報告 １
2021 年 （ 令 和 3 年 ） 度 高 圧 ガ ス 輸 入 検 査 実 績 に つ い て
当協会では、平成 15 年から指定輸入検査機関として東京 都知事の 指定を 受け、輸 入検査 業務を実施しています。東京港（主に大井埠頭、青海
埠頭）や羽 田空港に 陸揚げ された高 圧ガス の輸入検査を行っています。
高圧ガスの 輸入に係 る法規 として、 高圧ガ ス保
安法第 22 条第 1 項の規定より、高圧ガスが陸揚げされた後、高圧ガスの性状及びその容器が技術基準に適合していることが認められなければ、国内での移動ができません。
陸揚地での輸入検査（コンテナ）
１． 高圧 ガス 輸入検 査の 受付件 数
図 1 に受付件数の経緯を記します。新型コロナウィルス感染症の影響もあり、ここ数年は減少傾向にありました。2021 年度は、上期は同じような傾向でしたが、下期は物流が混乱していた割には盛り返して、通年では昨年より増加しました。

２．高 圧ガス 輸入 検査の 内訳
図 2 は液化・圧縮ガスの比率を記しています。例年通り液化ガスが大半を占めており圧縮ガスは、割合的にはわずか 2％です。

東高保 会報6 VOL.
659 号
号
東高保
会報20222022.6
VOL.6599図 3 はコンテナとシリンダーの比率を記しています。86％がコンテナでシリンダーは 14％です。ステイホームの影響かもしれませんが、炭酸ガスの小型容器が増加したためにシリンダー比率が例年より増加したと思われます。

図 4 は検査場所（陸揚げ港）を記しています。大井 2 号が 70％を占め、4号、7 号、フレートセンターと続き大井地区で 96％を占めています。その他の地域は僅か 4％です。また、青海地区がなくなりました。

10

東高保 会報6 VOL.
659 号
東高保
会報20222022.6
VOL.659号

図 5 に充塡国別の比率を記しております。昨年は、アメリカが 1 位でしたが中国が 1 位に返り咲き、ここ数年通り、1 位中国、2 位アメリカでした、この 2か国で全体の 73％を占めています。第 3 位は液体ヘリウム産出国のカタールの12％です。また、オーストリアと台湾は小容器炭酸ガスの充塡で伸びてきています。

図 6 にガス種別の比率を示します。相変わらずヘリウムの割合が多いです
が、物流混乱、等で若干減少しました。続いてＲ-22 等のフロン関係が続くのは

東高保 会報6 VOL.
659 号
東高保
会報20222022.6
VOL.659号

11例年通りですが、炭酸ガスが伸びてきました。

３． 高圧ガス輸入検査のガス量
輸入ガス量については、図 7 に液化ガス量、図 8 に圧縮ガス量を示します。
昨年より全体の輸入量は減っています。今年度の特徴は、輸入件数自体は増加しましたが、輸入量が減少しました。おそらく炭酸ガスの小容器増加のためだと考えられます。

上期

12東高保 会報6 VOL.
659 号
東高保
会報20222022.6
VOL.659号

圧縮ガスについては、29 年度に大幅に増加したものの、30 年度～2020 年度の
3 年間は極端に減っていますが、その要因については不明です。圧縮ガスの大半
は、100 ミリリットル以下の小容器での輸入が多いため、総量として減ったのではないかと思われます。今後の傾向を見なければわかりませんが、2021 年度に増加したのは、窒素と炭酸ガスなどの混合ガスや圧縮ヘリウムがシリンダーで輸入されたためではないかと思われます。

東高保 会報6 VOL.
659 号
東高保
会報20222022.6
VOL.659号

13

協会事業報告２
新たな検査方針に基づく冷凍施設検査結果について
１）主旨と結果
冷凍施設検査は、毎年全会員事業所を訪問し、検査を行ってきたが、平成 30 年度より、
全数検査から過去の検査結果を基にランク付けを行い、良好な施設にはインセンティブを与え、本来の自主検査に誘導するとともに要改善施設は、指導の強化により早期改善を促し、良好な設備管理を行い、高圧ガス事故を防止するという、新たな検査方針とした。
令和 2 年年初よりコロナウイルス感染症が拡大したことにより、令和 2 年度、3 年度は、訪問検査に替えて、書類検査を実施した事業所が R2 年度 86 事業所、R3 年度 70 事業所であった。
ランクに基づく検査数（3 年間の一種、二種の合計）
Ｈ30
Ｒ1
Ｒ2
Ｒ3
検査数
984
669
693
645
514
401
訪問事業者数303+86(書類)272+70(書類)
改善依頼書発行数
7401
再訪問事業所数
7400
優良事業所数
10
6
8
2（ＨＰ掲載事業所）
30
49
10
21
指摘件数（施設）指摘件数（管理）
23
31
13
20
訪問事業者数
計画数
Ｈ30 年度
Ｒ1 年度
Ｒ2 年度
Ｒ3 年度

513
408
397
352

上期
345
276
199
171

実施率
67%
68%
50%
49%

実績
下期
169
125
190
171

計
実施率
514
100%
401
98%
389
98%
342
97%

ランク別事業所数14

東高保 会報 2022 6 VOL. 659 号
東稿保
会報 2022.6 VOL.659 号

２）指摘件数とその年度別推移
指導項目の指摘数を以下に示す。

東高保 会報6 VOL.
659 号
東稿保
会報20222022.6
VOL.659
号15H30、R1 年度は、指導件数で特に指摘の多い項目は施設関連で警戒標の不備、安全装置の作動試験の未実施、圧力計試験、安全弁作動試験の未実施と管理関連では、保安教育の未実施だった。R2 年度は、指摘件数が減少した。
R3 年度になり、圧力計試験、安全弁試験、安全装置作動試験等の未実施が増加した。
管理状況指摘項目を見てみると二種事業所において、日常点検記録、保安教育実施状況等が増加した。要因として、機器試験を依頼したメンテナンス業者がコロナで予定より遅れたり、事業所内で書類が見つからなかったりしたことで増加したが、その後試験結果の報告を受け内容の確認、並びに記録用紙を送付してもらい内容の確認をした。
また、第一種事業所の令和 2 年度以前の指摘事項は、施設検査時の指摘であり、保安検
査では、すべての事業所が改善され合格となっている。

３）漏洩事故施設の検査および検査結果の活用
会員事業所で起きた R3 年度の高圧ガス事故（冷媒漏洩事故）について、詳細を聞き取り、今後の対応について指導した。
また、昨年の第 1 回保安講習では、検査員による会員事業所の冷媒漏洩事故を紹介し、今後の事故防止の一助となるよう原因と対策を解説した。
事故原因は主に消耗品の劣化、腐食による配管割れ、フレアナットのゆるみ、経年劣化による溶接部からの漏れ、整備中のバルブ操作ミス等があった。
４）2021 年度ＨＰ掲載冷凍空調優良事業所について
コロナウイルス感染症の拡大の影響で訪問検査が少なかったこともあり、検査員からの推薦事業所は、2 件でした。この 2 件をＨＰ掲載優良事業所候補とする。
会員№20471
文京シビックセンター
文京区
会員№22391(株)ＩＨＩ豊洲センタービルアネックス
江東区５）考察
第一種事業所は、3 年毎の保安検査があり、法的な義務もあることから、保安検査時点
では改善され、保安検査合格となるため、3 年サイクルの検査を継続し、自主保安を充実させていく。
第二種事業所も R2 年度までは指摘件数は減少したが、R3 年度は管理状況の指摘事項が増加した。省令で定める技術上の基準に適合するよう維持しなければならないが検査の法的義務はないことから施設の指摘事項に関心が薄く、改善が後回しになっている傾向がま

16

東高保 会報6 VOL.
659 号
東稿保
会報20222022.6
VOL.659
号

だ見られる。
今回全事業所に配布指示した「自主検査マニュアル」等の活用により、さらに自主保安を確実なものにしていくよう指導する。
新たな検査方針に基づく施設検査と書類検査等は R4 年度も併設するが、管理者変更や設備変更等施設側の状況に応じ適宜、訪問検査を行う。
重大な改善や度重なる指導に対応しない設備を中心に改善依頼書の交付によりオーナー側にも早期の改善を促していく。事業者が自ら自主検査を行うことにより、施設の正常な状態を把握し、保安意識を向上させ、指摘事項がなくなるように指導し、今後も隔年訪問
検査を継続し、自主保安を推進していく。
以上

東高保 会報6 VOL.
659 号
東稿保
会報20222022.6
VOL.659号

17経済産業省だより
神鋼機器工業（株）製容器への刻印の誤りについて（注意喚起）
経済産業省

本件の概要
2022 年 4 月 22 日
経済産業省
高圧ガス保安協会から、高圧ガス保安法に基づく容器検査に合格した容器への刻印に関して、誤った刻印がされていることが公表されていますので、注意喚起の観点から周知いたします。
＜事案の概要（一部、高圧ガス保安協会発表資料から引用）＞○平成 29 年 1 月及び平成 24 年 5 月、高圧ガス保安協会による容器検査に合格し、同協会による刻印がなされた神鋼機器工業（株）製の溶接容器について、下記のとおり刻印された容器の質量及び容器検査の合格年月に誤りが見つかりました。
（１）容器の質量・容器製造業者： 神鋼機器工業（株）
・容器の種類： 溶接容器
・内容積： 117.5L
・検査合格日： 平成 29 年 1 月 11 日
打刻されている刻印

正しい刻印

W 36.5

W 36.0容器の質量（２）容器検査の合格年月

・容器製造業者： 神鋼機器工業（株）
・容器の種類： 溶接容器
・内容積： 117.5L
・検査合格日： 平成 24 年 5 月 8 日

容器検査の合格年月

打刻されている刻印

正しい刻印

-12

5-12

○対象容器について同様の誤りが発見された場合、速やかに高圧ガス保安協会にご連絡ください。

18

東高保 会報 2022 6 VOL. 659 号
東高保
会報 2022.6 VOL.659 号

◯高圧ガス保安協会ＨＰ：
https://www.khk.or.jp/information_list/itemid1472-001282.html

お問合せ先・対象容器を発見された場合のご連絡について
高圧ガス保安協会

機器検査事業部門 容器検査チーム

03-3436-6104 insp＠khk.or.jp
・その他、容器に関する全般的なお問い合わせ等について
産業保安グループ 高圧ガス保安室
https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/sangyouhoan-kouatsu/koatsu_toiawase（お問い合わせ種別は「容器関連」を選択下さい。
）

東高保 会報会報2022.62022 6 VOL.659
VOL. 659号号
東高保

19

行 政 情 報『総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会 水素政策小委員会/資源・燃料分科会 アンモニア等脱炭素燃料政策小委員会
合同会議』の開催について標記について、現在までのところ、以下の日程で開催されています。
第 1 回 2022 年 3 月 29 日
第 2 回 2022 年 4 月 18 日
第 3 回 2022 年 4 月 27 日
１ 水素小委員会・アンモニア等脱炭素燃料政策小委員会の新設及び合同会議の開催について
令和 4 年 3 月
資源エネルギー庁○ 水素・アンモニア等は、燃焼しても二酸化炭素を排出しないため、カーボンニュートラ
ルに必要な燃料であり、エネルギー基本計画等に利活用の必要性や目標が明記されているところ。
○ これまで技術開発や実証等への支援を行ってきたものの、2030 年の目標やその先を見据えた大規模な利活用を図る上で、現時点では代替する燃料との大きな価格差が存在す
る中、需要側での大規模調達・供給側での大規模商用投資を促すことが重要な課題。特に水素については、多様な用途が想定される中、様々な実務的課題に係る指摘もある。
○ これらの課題の解決に向けた検討に当たっては、水素・アンモニア等の需要・供給両面からの客観的分析、政策的措置を講じる場合の効率性や公平性の視点等が必要であり、その実現可能性の精査も重要。
○ このため、総合資源エネルギー調査会省エネルギー・新エネルギー分科会の下に「水素政策小委員会」、資源・燃料分科会の下に「アンモニア等脱炭素燃料政策小委員会」を設け、当面は水素・アンモニア等を一体的に検討するため合同開催の形で、審議を依頼することとした。なお、水素、アンモニア等脱炭素燃料、各々の固有課題について議論を行う必要がある場合には、各々の小委員会において議論を行うこととする。
２ 小委員会委員名簿について
総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会
水素政策小委員会 委員名簿
秋元 圭吾 （公財）地球環境産業技術研究機構 システム研究グループリーダー・主席研究員
北野 泰樹 青山学院大学 国際マネジメント研究科 准教授
工藤 拓毅 日本エネルギー経済研究所 理事
佐々木 一成 九州大学 副学長・主幹教授（水素エネルギー国際研究センター長）
竹内 純子 国際環境経済研究所 理事
原田 文代 日本政策投資銀行 執行役員兼経営企画部サステナビリティ経営室
宮島 香澄 日本テレビ放送網株式会社 報道局解説委員
村上 千里 日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会 環境委員会委員長

20

東高保 会報 2022 6 VOL. 659 号

東高保

会報 2022.6

VOL.659 号

総合資源エネルギー調査会 資源・燃料分科会
アンモニア等脱炭素燃料政策小委員会 委員名簿
秋元 圭吾 （公財）地球環境産業技術研究機構 システム研究グループリーダー・主席研究員
佐々木 一成 九州大学 副学長・主幹教授（水素エネルギー国際研究センター長）
重竹 尚基 ボストンコンサルティンググループ マネージング・ディレクター＆シニ
アパートナー
島 美穂子 森・濱田松本法律事務所 弁護士
辻 佳子 東京大学 環境安全研究センター 教授
原田 文代 日本政策投資銀行 執行役員兼経営企画部サステナビリティ経営室長
平野 創 成城大学 経済学部経営学科 教授
宮島 香澄 日本テレビ放送網株式会社 報道局解説委員
オブザーバー
福島 洋 一般社団法人水素バリューチェーン推進協議会 事務局長
村木 茂 一般社団法人クリーン燃料アンモニア協会 代表理事
西尾 保之 国土交通省 港湾局 産業港湾課長
加藤 聖 環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 地球温暖化対策事業室長（敬称略）

東高保 会報 2022 6 VOL. 659 号

東高保

会報 2022.6

VOL.659 号

21

22

東高保 会報 2022 6 VOL. 659 号

東高保

会報 2022.6

VOL.659 号

東高保 会報 2022 6 VOL. 659 号

東高保

会報 2022.6

VOL.659 号

23

24

東高保 会報 2022 6 VOL. 659 号

東高保

会報 2022.6

VOL.659 号

東高保 会報 2022 6 VOL. 659 号

東高保

会報 2022.6

VOL.659 号

25

26

東高保 会報 2022 6 VOL. 659 号

東高保

会報 2022.6

VOL.659 号

東高保 会報 2022 6 VOL. 659 号

東高保

会報 2022.6

VOL.659 号

27

28

東高保 会報 2022 6 VOL. 659 号

東高保

会報 2022.6

VOL.659 号

（次号に続く）

東高保 会報 2022 6 VOL. 659 号

東高保

会報 2022.6

VOL.659 号

29保安関連情報１

2021 年（令和 3 年）における高圧ガス事故の発生状況（全国）

30

東高保会報
会報
2022 6VOL.659
VOL. 659
東高保
2022.6号号

東高保会報会報
2022 6VOL.659
VOL. 659
東高保
2022.6
号号

31

32

東高保会報
会報
2022 6VOL.659
VOL. 659
東高保
2022.6号号

東高保会報会報
2022 6VOL.659
VOL. 659
東高保
2022.6
号号

33

34

東高保会報
会報
2022 6VOL.659
VOL. 659
東高保
2022.6号号

保安関連情報 22021 年（令和 3 年）における高圧ガス事故の発生状況（関東東北管内）

東高保会報
会報
2022 6VOL.659
VOL. 659
東高保
2022.6号号

35

新シリーズ

高圧ガス一口メモ
東京都高圧ガス保安協会発行の協会誌『防災』（1966 年創刊号～1990 年
3 月号）のサロン欄に「高圧ガス一口メモ」（1972 年 5 月号～1984 年 5 月号）として高圧ガス関連技術用語を掲載してきたものが『わかり易い高圧ガスの手引』（写真参照）として発刊されました（初版・昭和 59 年 10 月 31日）。
今回、会報の新シリーズとしてあらためて法令用語も含めて「高圧ガス一口メモ」の連載を始めたいと思います。
会員の皆様からも、取り上げて欲しい用語などがありましたら、編集部まで FAX もしくはメールでお知らせくださるようお願いします。
会報担当編集部 藤原 FAX：03(3830)0266
Mail：fujiwara@tokyo-khk.or.jp～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

４ 新冷媒、次世代冷媒、自然冷媒、グリーン冷媒
これらの用語はいずれも法令用語として定義されているものではなく、冷媒に関わる公的機
関（経済産業省、環境省）や業界団体（日本冷凍空調学会、ＮＥＤＯなど）、冷凍空調メーカーなどで使用されている用語です。
１ 新冷媒、次世代冷媒
この用語はほぼ同じような意味で使用されています。
冷媒用のＨＦＣは、「特定製品に関わるフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法
律（フロン類回収・破壊法）」などで適切な回収が義務付けられました。これを受けて経済産
業省と環境省では、ＨＦＣ（ハイドロフルオロイカーボン）に加えてＰＦＣ（パーフルオロカーボン）とＳＦ６（六フッ化硫黄）の代替フロン 3 ガスに、温室効果の高いＮＦ3（三フッ化窒素）を加えた 4 ガスの管理を強化し、廃棄する方針を打ち出しています。
これにより冷媒は、ノンフロン化と地球温暖化係数（ＧＷＰ）の低いものが求められています。次世代の新冷媒として主に次のようなものがあります。
・ＨＦＯ-1233zd(E)
二重結合のフッ素化合物であるＨＦＯ（ハイドロフルオロオレフィン）による冷媒。ＧＷＰが極めて低く、不燃性で毒性が低い。
・ＨＦＯ-1234yf、ＨＦＯ-1234ze
二重結合のフッ素化合物であるＨＦＯ（ハイドロフルオロオレフィン）による冷媒。ＧＷＰが極めて低く、不燃性で毒性が低いが、微小な燃焼性がある。
・ＨＦＣ32
ＨＦＣのなかでＧＷＰが低く、効率に優れている冷媒。燃焼性はあるが微小。
36

東高保
2022.6
VOL.659
東高保 会報会報 2022
6 VOL.
659 号 号

・炭酸ガスＧＷＰに加えて毒性も低く、可燃性もまったくない冷媒。ヒートポンプ式給湯器に使用される。ただし、ＣＯＰ（機器効率）が低い。
・プロパン
ＧＷＰが低く、ＣＯＰの高い冷媒。ただし、燃焼性が高いため、爆発の危険を回避するなど
安全性の確保が必要。
２ 自然冷媒
自然冷媒という言葉を初めて使用したのは、ノルウェー工科大学の故グスタフ・ロレンツェ
ン教授とされており、1993 年に「Application of “Natural”Refrigerants」という論文の中で使用したとされています。この中でロレンツェン教授は、環境保全のためには自然冷媒が好ましいとした上で、“実績のあるアンモニア”“可能性のあるプロパン”“ほぼ理想的な炭酸ガス”
についてその可能性を示唆し、冷凍工学の発展はこれら 3 種の冷媒でこれまでの冷凍・空調のニーズを満足しうる、と語っています（出典：日本冷凍空調学会）。
ところで、自然冷媒とは自然界にもともと存在する物質の中で、冷凍や空調用の冷媒になりうる物質のことで、アンモニアＮＨ３、二酸化炭素ＣＯ2（炭酸ガス）、水、炭化水素（イソブ
タン、プロパンなど）、空気（窒素）などがあります。これらの自然冷媒は、古くて新しい冷媒とも呼ばれています。例えばアンモニアはかつて冷媒の主流でした。しかし、強い刺激臭と毒性により、1960 年、70 年代以降、フロンガスにその座を奪われた歴史があります。ＣＯ2 冷媒は、従来の冷媒に比べて高い動作圧を必要とするため、高効率なコンプレッサーの開発が課題でしたが、近年の技術開発により、ＮＨ３-ＣＯ２二元冷媒方式による冷凍設備の導入が進ん
できています。
炭化水素ガスは可燃性のため、安全性への懸念もありましたが、近年の技術の進歩により、家電メーカーが製品の実用化に成功しています。空気も自然冷媒として使用できますが、エネ
ルギー効率が超低温域以外では高くないなどの課題があります。
自然冷媒を使用した冷凍装置の難点として、導入費用が従来製品に比べて高額であることです。環境省では、地球温暖化対策の面から､自然冷媒使用冷凍装置の導入に向けた補助を行っています。
３ グリーン冷媒
グリーン冷媒は、従前のフロン冷媒の代替冷媒として、近年、開発使用が進んできている冷媒で、新冷媒や次世代冷媒と同様の意味で使用されています。
ＮＥＤＯ（国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構）では、2018 年度より、オゾン層を破壊せず温室効果も低い冷媒であるグリーン冷媒をはじめとする次世代冷媒や次世代冷媒を使用した冷凍空調機器の開発に着手しています。
経済産業省では、次頁表にあるように、代替フロン冷媒に代わるグリーン冷媒の導入状況と、業務用冷凍空調機器などに使用される冷媒について、温室効果の低いグリーン冷媒技術の開発、導入を計画的に推進していくとされています。

東高保
2022.6
VOL.659
東高保 会報会報 2022
6 VOL.
659 号 号

37

次

以上
38

東高保
2022.6
VOL.659
東高保 会報会報 2022
6 VOL.
659 号 号

保 安事 故 事 例
原料槽の溶断作業におけるガス溶断器ホース火災
発生日時

2020 年 8 月 21 日（金） 9:05

発生場所

北海道室蘭市発生施設

アセチレンホース

災害現象

爆発・火災

取扱状態

溶断・溶接中人的被害

重傷 1 名、軽傷 1 名【事故の概要】
原料槽の補修工事開始時に、建屋の 2 階において、作業者が点火ライターで切断器に着火を試みたが、着火しなかった（図 1、図 2 参照）。1 階の圧力調整
器の圧力を確認するため、切断器からアセチレンホースおよび酸素ホースを抜いた瞬間に、アセチレンホースが破裂した（図 3～図 5 参照）。破裂によりホースが容器側に設置した逆火防止弁のカップリング部から吹き飛んだため、カップリング部から 5 ㎝程度の火炎が発生した。また、アセチレンホースの破裂音により、現場で火気監視に従事していた 2 名の火気監視人が耳鳴りの症状で被災した（重傷 1 名、軽傷 1 名）。

事故概要

以下、事故の概要を時系列で記す。
08 時 15 分 全体朝礼、当日作業の TBM、KY などを実施した。
08 時 50 分 補修工事の現場に到着し、始業前点検を実施した。
09 時 05 分 協力会社の作業者が、点火ライターでガス切断器に着火しようとしたが、着火しなかったため、圧力調整器の圧力を確認しようとして、切断器からアセチレンホースおよび酸素ホースを抜いた瞬間、アセチレンホースが破裂した。
建屋内に粉塵が舞ったため、作業者全員が建屋外へ退避した。

東高保 会報会報2022.62022 6 VOL.659
VOL. 659
東高保
号号

39

避難するとき、作業者がアセチレン容器の圧力調整器（2 次側）
付近に 5cm 程度の炎を見つけた。
作業者は、アセチレン容器の容器バルブを閉めて消火した。
09 時 17 分 火気監視人 2 名のうち 1 名が座り込み、耳鳴りがすると申し出た
ため、工事責任者は救急車を要請した。
10 時 20 分 警察が入構し、実況見分を実施した。
14 時 00 分 公設消防、労働基準監督署、振興局が入構し、現地確認と聴取を実施した。

事故概要【事故発生原因】（1） 着火しなかった原因
ホース内に溜まった空気のパージが不足していた。前日取り外したトーチおよびホース内部は空気雰囲気となっていた。トーチおよびホース内の空気を放出し、アセチレンガス雰囲気とするには、トーチおよびホースの長さからアセ
チレンガスを 10～14 秒ほど流す必要があった。しかし、アセチレンガスは 1～2 秒ほどしか流されなかったため、トーチ先端にはアセチレンガスが到達しておらず、着火しなかったと推定される。
（2） 切断器からホースを抜いた理由
作業員は、着火しなかったため、圧力調整器で圧力調整を行うために、吹管用逆火防止付きワンタッチ継手（以下、「ワンタッチ継手」という）を操作し、切断器からアセチレンホースおよび酸素ホースを外した。逆火を防ぐことと、置いたトーチがホースの癖により動くことを嫌ったために外したと考える。ワ
ンタッチ継手の切断器側は逆火防止、ホース側には遮断機能が備わっている。

40

東高保 会報会報2022.62022 6 VOL.659
VOL. 659
東高保
号号

（3） アセチレンホース破裂の原因
アセチレンホースおよび酸素ホースは、切断機本体側にはワンタッチ継手、
圧力調整器側には乾式安全器が設置されており、二重に逆火防止対策が図られていた。ワンタッチ継手の切断機側およびホース側にすすの付着がなく、容器側に設置されているアセチレン乾式安全器のホース側に多量のすすの付着があることを確認した。このため、吹管からの逆火ではなく、燃焼範囲はホースから乾式安全器までと判断した。

東高保 会報会報2022.62022 6 VOL.659
VOL. 659
東高保
号号

41

パージ不足であったため、アセチレンホース内はアセチレンガスと空気の混合ガスが生成され、爆発が起こりやすい条件となっていた。切断器からアセチ
レンホースを抜いた際、何らかの着火源（静電気、異物など）によって着火し、爆発によりホース内の圧力が急激に上昇して、破裂に至ったと推定される。
なお、圧力調整器の弁体に異物の付着が確認され、アセチレンガス供給時に、ハンドルフリーの状態で出口側圧力が上昇することを確認した。また、アセチ
レン側のワンタッチ継手を切断機側から加圧すると、逆止弁の漏れが確認された（圧力 0.01MPa 程度で発生）。いずれも事故との関連は不明である。
【再発防止対策】① 作業前の日常点検表を改訂し、パージ確認チェック欄を追記した。
② 協力会社の作業者にガス切断器のパージの重要性を再教育し、他の工事事業者に対しては周知会を実施した。
③ ガスパージに関する規定の見直しを行い、空気を抜くために十分にパージを行うため、ガス溶断器日常および使用前点検票に「アセチレンホースのパージを十分実施したか（匂いなどで確認）」を明記した。

教

訓① 溶接・溶断機が着火しない場合には、容器の元弁を閉止し、安全を確認する。
② 溶接・溶断機の着火時には、燃料ガスを流しながら、ガスの流路から空気を確実に追い出すことが重要である。特に、ホースの長さと口径により、空気を追い出すために要する燃料ガスを流す時間が変わるので、注意が必要である。

（出典：高圧ガス保安協会「高圧ガス事故概要報告（2020-254）より引用」

42

東高保 会報会報2022.62022 6 VOL.659
VOL. 659
東高保
号号

ヒヤリハットからはじめよう

！

内

容

酸素ガスによる気密試験の実施

状況

塩素の製造設備の配管の修理を完了し､気密試験を実施しようとしたところ、窒素ガスがなかったので、持ち合わせていた酸素ガスで気密試験を実施した。

想
定
される
事故等

・石油類､油脂類その他可燃性の物による発火､爆発

概略図

・気密試験は､運転状態で実施する場合を除き､不活性ガスや空気などの危険性の対 策

ない気体を使用して行う。
・気密試験などの作業基準を徹底する。

（出典：東京都環境局「ヒヤリハットからはじめよう高圧ガス事業所の自主保安活動」【事例-1】より

東高保 会報会報2022.62022 6 VOL.659
VOL. 659
東高保
号号

43

～高圧ガスの相談室～

設備距離と置場距離の相違について教えてください。
＜ 回答 ＞
設備距離は、保安物件から貯蔵設備、処理設備又は減圧設備の外面までの距離をいい、保安物
件が第一種の場合の設備距離を第一種設備距離、第二種保安物件の場合を第二種設備距離といいます。
一般高圧ガス保安規則（一般則）適用のものにあっては、貯蔵設備はその貯蔵能力の値、処理設備又は減圧設備はぞれぞれの処理能力の値に対応する距離とされています（図参照）が、液化
ガス保安規則（液石則）適用のものにあっては、貯蔵設備、処理設備又は減圧設備のいずれも貯蔵設備の貯蔵能力の値に対応する距離とされています。
ここでは、一般則適用の場合の第一種設備距離及び第二種設備距離に関する法令上の定義を以下に示します。
一般則第 2 条第 19 号
【第一種設備距離】 次の図における貯蔵能力（単位 圧縮ガスにあっては立方メートル、液化ガスにあってはキログラム）又は処理能力（単位 立方メートル）に対応する距離（単位メートル）であって、可燃性ガス及び毒性ガスの貯蔵設備、処理設備及び減圧設備にあってはＬ１、酸素のものにあってはＬ２、その他のものにあってはＬ３によよって表されるも備考
１ Ｘは、貯蔵能力（単位 圧縮ガスにあっては立方メートル、液化ガスにあってはキログ
ラム）又は処理能力（ディスペンサーにあっては、当該設備に接続する処理設備の処理能44

東高保 会報 2022 6 VOL. 659 号

東高保

会報 2022.6

VOL.659 号

力をいう。単位 立方メートル）を表わすものとする。
２ Ｌ１、Ｌ２、Ｌ３及びＬ４とＸとの関係は、それぞれ次の表のとおりとする。

一般則第 2 条第 20 号
【第二種設備距離】 前号の図における貯蔵能力（単位 圧縮ガスにあっては立方メートル、液化ガスにあってはキログラム）又は処理能力（単位 立方メートル）に対応する距離（単位 メート
ル）であって、可燃性ガス及び毒性ガスの貯蔵設備、処理設備及び減圧設備にあってはＬ２、酸素のものにあってはＬ３、その他のものにあってはＬ４によって表されるもの
次に、置場距離は、保安物件から容器置場の外面まで確保しなければならない距離のことで、周囲の第一種保安物件に対してとるべき距離を第一種置場距離、第二種保安物件に対してとるべき距離を
第二種置場距離といいます。

ここでは、一般則適用の場合の第一種設備距離及び第二種設備距離に関する法令上の定義を以下に示します。
一般則第 2 条第 21 号
【第一種置場距離】 次の図における容器置場の面積（単位 平方メートル）に対応する距
離（単位 メートル）であって、ｌ１によって表されるもの
備考
１ ｘは、容器置場の面積（単位 平方

メートル）を表わすものとする。
２ ｌ１、ｌ２、ｌ３及びｌ４とｘとの関係はそれぞれ次の表のとおりとする。

東高保 会報会報2022.62022 6 VOL.659
VOL. 659
東高保
号号

45

一般則第 2 条第 22 号
【第二種置場距離】 前号の図における容器置場の面積（単位 平方メートル）に対応する
距離（単位 メートル）であって、ｌ２によって表されるもの
上記の第一種置場距離は、第一種保安物件に対し所定の強度を有する構造の障壁を設けた場合は、その距離を減じることができます。
なお、特定製造事業所の毒性ガスの充塡容器等に係る容器置場は、第一種保安物件に対して第一種置場距離をとるのではなく、保安物件（第一種保安物件及び第二種保安物件から保安のための宿直施設を除いたもの）に対してその容器置場の面積に対応する距離（単位ｍ）をとることとされており、保安物件に対し所定の強度を有する構造の障壁を設けた場合であっても、その距離が減じられることはありません。
また、第二種置場距離は、同様に第二種保安物件に対し所定の強度を有する構造の障壁を設けた場
合は、その距離を減じることができます。
なお、特定製造事業所の毒性ガスの充塡容器等に係る容器置場は、第二種保安物件に対して第二種置場距離をとるのではなく、保安物件（第一種保安物件及び第二種保安物件から保安のための宿直施設を除いたもの）に対してその容器置場の面積に対応する距離（単位ｍ）をとることとされており、保安物件に対し所定の強度を有する構造の障壁を設けた場合であっても、その距離が減じられることはありません。

46

東高保 会報会報2022.62022 6 VOL.659
VOL. 659
東高保
号号

東高保 会報
会報2022.62022 6 VOL.659
VOL. 659
東高保
号号

47

協会だより

委○
員○
会○
等○
開○
催○
報○
告
○
○ 広報委員会
日 時：2022 年 5 月 19 日（木） 15：00～17：00
場 所：書面校正
議 題：会報 6 月号編集の件 ほか

コロナ感染症により中止、書面校正。

◎協会日誌（2022 年 5 月 1 日～5 月 31 日）
25 日 東京都高圧ガス保安協会総会（東京ガーデンパレス）～ お詫びと訂正 ～会報 5 月号で新規入会会員情報について掲載しましたが、所在地が間違っておりましたので､お詫び申し上げますとともに､以下のように修正をさせていただきます。
◎新規入会会員（2022 年）

№

事業所名

区分

〒

1

品川エネルギーサービス株式会社

冷凍

108-0075

所在地
港区港南 2-16-9～ 協会からのお願い～□社名変更等があったときのご連絡協会会報･講習案内等の郵便物を確実にお届けするため、社名変更等、下記枠内の事項に変更があったときは、お手数ですが、事務局まで FAX にてお知らせください。
なお、FAX 用紙は、当協会ホームページ（www.tokyo-khk.or.jp）の会員専用ページに掲載しています「「会員情報内容変更通知書」をダウンロードし、ご使用ください。
又は、下記事項を記載し FAX してください。
FAX 番号：０３－３８３０－０２６６

通知お願いの変更事項① 社名変更
④ 冷凍能力変更

48② 住所(表示) 変更(〒)⑤ 組織名称変更③ 電話･FAX 番号変更
⑥ 担当者異動⑦ その他

東高保 会報会報2022.62022 6 VOL.
659 号 号
東高保
VOL.659

協○
会○
か○
ら○
の○
ご○
案○
内
○
測定機器の貸出しについて協会では、以下の測定機器の貸出しを行っています。利用されたい方は、当協会の担当者（横山）にお問い合わせの上、お申込みいただくようお願いします。
■測定器の種類及び保有台数（１） 理研簡易ガスリークチェッカー GH-202F（フロンガス用） 5 台※詳細な情報は、理研ＨＰをご参照ください。
http://www.rikenkeiki.co.jp/（２）PD51 形 重錘型圧力計 長野計器製
4台※収納 BOX（寸法 400W×615L×350H 重量約 9kg 総重量は 25kg 位です）
※詳細な情報は、長野計器ＨＰをご参照ください。
http://www.naganokeiki.com/public_html/index.php■貸出し条件（１）貸出し料金
会員：無料
非会員：3,000 円（２）貸出期間①理研簡易ガスリークチェッカー
1 週間②PD51 形 重錘型圧力計
2 週間※重量がケースを含めて 25kg 近くありますので、運搬は車でないと無理です。

東高保 会報会報2022.62022 6 VOL.659
VOL. 659
東高保
号号

49

東京都高圧ガス保安協会発行図書のご案内 新

刊

フ

１
ま

の

定価３，１００円（税込み）
購入冊数：部

定価３，３００円（税込み）
購入冊数：部「支払証明書」貼付場所
購入方法（太線内を記入する。）
１．上記金額を三井住友銀行銀座支店（口座名：公益社団法人東京都高圧ガス保安協会）、普通
口座番号：1477732）へ振込み、振込証明書のコピーをこの貼付場所にのり付けする。
２．本紙を下欄の FAX 番号へファックスする。（FAX が協会に届き次第発送します）。
３．振込手数料及び送料は、申込者負担です。送料は 1 冊の場合、関東内陸地域は 550 円、その他の地域及び 1 冊以上のときは、事前に連絡先までお問合せください。☎03（３８３０）０２５２

ＦＡＸ：03-3830-0266
50

東高保 会報 2022 6 VOL. 659 号

『高圧ガス周知文書』（クリアファイル A4）
当協会と東京都高圧ガス溶材協同組合では、可燃性ガス、特定不活性ガス、酸素、三フッ化窒素用高圧ガスの移動基準遵守徹底のため、あらたに周知文書を作成しました。
（10 部以上の場合は 1 部１５０円）【送料別料金】で頒布し１部２００円（消費税込）
ますので、協会までお申し込みください。
なお、本会報 2 頁のようにブブックフェア期間中は１００円で斡旋してますので、3 頁の注文書をご利用ください。

「支払証明書」貼付場所
購入方法（太線内を記入する。）
１．上記金額を三井住友銀行銀座支店（口座名：公益社団法人東京都高圧ガス保安協会）、普通
口座番号：1477732）へ振込み、振込証明書のコピーをこの貼付場所にのり付けする。
２．本紙を下欄の FAX 番号へファックスする。（FAX が協会に届き次第発送します）。
３．振込手数料及び送料は、申込者負担です。送料は 1 部の場合、関東内陸地域は 550 円、その他の地域及び 1 冊以上のときは、事前に連絡先までお問合せください。☎03（３８３０）０２５２

東高保 会報 2022 6 VOL. 659 号

51

協会ステッカーを発行しています
東京都高圧ガス保安協会では、「当協会の普及を図り、会員であることのステータスの向上を図る」ことを目的として、車両などに貼付するステッカーを会員からの応募により決定し、発行することとしました。

ステッカーの作者は、株式会社ガス研代表取締役の加藤 隆治氏です。このデザインのコンセプトは、・当協会のフルネームを表記し、会員であることを明確にした。
・背景のブルーは車両に貼付したとき目立つこと。
・高速道路標識でもブルーが基調となっていること。
・斜め軸はガスボンベの色をイメージしていること（例えば、黒は酸素、褐色はアセチレン、
赤は水素、緑は炭酸ガス、白はアンモニアなどです。
）◎価格：普通判（乗用車タイプ）１枚

シール式・マグネット式とも８８００円（税込）
大判（大型車タイプ）（マグネット式のみ） 1 枚 １１００円（税込）【ご注意いただきたい事項】※ お申込みからお手元に届くまで少し時間がかかる場合があります。
※ 商標登録については現在手続きを進めています。

今後、東京都、警視庁等の行政官庁、関係団体に対しては広く周知を図っていきます。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

協会ステッカー申込書
ステッカーの種類

定価（税込）

ステッカー普通判【シール】
ステッカー普通判【マグネット】
ステッカー大判【マグネット】
送
料
合
計
お
申
込
者

(ﾌﾘｶﾞﾅ）
氏 名
又は法人名

FAX：03-3830-0266
枚 数

８００円
８００円
１１００円

金 額

枚
枚
枚
枚

会員番号
電話番号

ＦＡＸ

〒
お
届
け
先

52

都・県

住 所
氏 名
又は
担当者名

円
円
円
円
円

（法人の場合は部署名までご記入願います。お申込者と同じ場合は記載不要です。）

東高保 会報 2022 6 VOL. 659 号

と。

高圧ガスに関する質問、会報への要望はありませんか
会員各位 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
協会では、会報を購読していただいている皆様から、普段、高圧ガスに関連する事業に従事しておられる中で、高圧ガス保安法令に関する疑問や役所への各種申請や届出の方法、あるいは保安教育やヒヤリハット対策などについての疑問や質問あるいは改善事例等の提案等について、できるだけ情報を共有して参りたいと思います。
いただいた質問等については、会報に毎号掲載している「高圧ガスの相談室」欄への掲載や、このお問合せコーナーに随時掲載して参りたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。
なお、お問い合わせは会報の奥付に掲載の電話、FAX、メールあるいはホームペー
ジのお問い合わせコーナーからお願いします。
公益社団法人東京都高圧ガス保安協会【自由記入欄】

会報に広告を掲載しませんか
広告掲載要項

会報サイズ・・・・B5
発行部数・・・・1,5２0 部
掲載場所・・・・目次前頁若しくは奥付次頁■広告料金（モノクロ、カラーとも同一料金です）◆年 10 回掲載・・・・￥１８７,０００円（税込み）◆年６回掲載・・・・￥１１０,０００円（税込み）※企業ロゴ、写真、イラスト使用可。ただし、デザイン作成依頼の場合には、別途料金 \5５,000 円（税込み）をいただきます。
■広告料振込先
三井住友銀行 銀座支店
口座名：公益社団法人東京都高圧ガス保安協会 普通預金 口座番号：1477732○広告データ・版下をお持ちの場合
データは PDF、ワード、エクセル、JPEG であれば掲載可能です。下記メールアド
レスにご送付ください。
※いただいたデータは紙面掲載状のサイズ等の制約から,若干のデータ修正（サイズ変
更、色調等）をする場合があります。
○広告データ作成が必要な場合
広告に掲載したい内容、写真等を下記 FAX またはメールアドレスにご送付ください。広告データを作成します。作成後、内容・デザイン等のご確認は担当者よりご連絡いたします。

お問合せ
公益社団法人 東京都高圧ガス保安協会〒113-0033 文京区本郷 5-23-13 タムラビル 3 階☎03-3830-0252 FAX03-3830-0266
ホームページアドレス https://www.tokyo-khk.or.jp
メールアドレス webmaster@tokyo-khk.or.jp
東高保 会報 2022 6 VOL. 659 号
東高保

会報 2022.5

VOL.658 号

53最近、日本の科学技術の遅れの原因を考えてみました。その思考の発端は、例えば、国産のコロナワクチンの開発が諸外国に比べなぜこんなに遅いのか？です。
全くの私見ですが基本的な要因は 2 つあると思います。
一つの理由は、大学や研究機関では論文を数多く発表することに重きが置かれ過ぎ（一応世界第 4位）、その内容が意味を持つものなのか、または役立つものなのかは、蔑ろになっているような気がします。日本の論文引用数がその発表数に比較し極端に少ない（世界 10 位）ことはそれを裏付けています。研究組織等の存続や予算確保のためには論文発表数を否定するものではありませんが、科学者が本当に興味を持ち、探求すべきテーマにコミットメントしていないのではないでしょうか？また民間企業との共同研究も立ち遅れています。
次の理由は、日本は歴史上、世界が科学が急速に進歩して時に限って、その門戸を閉ざしてきた感があることです。
典型的な時期が 1640 年くらいからペリー来航までに約 200 年間の鎖国時代、そして国内が戦果にまみれた明治維新前後、次は軍国主義横行の中、欧米との科学的交流が閉ざされた太平洋戦争前夜、
そして、「失われた 30 年」といわれる平成の時代です。
こうした時代、諸外国の動きを見てみます。まず鎖国時代ですが、例えば、1661 年にはアイルラ
ンドのボイルが「ボイルの法則」、同年、弟子により弾性の「フックの法則」が発見されています。
1709 年にイギリスではダービー父子がコークスを利用した製鉄技術を発明、1770 年前後にはワット
により蒸気機関を発明、1789 年にはフランス革命の年にも関わらずフランスではラボアジェによる燃焼のメカニズム、1808 年にはイギリスのドルトンにより原子説と元素が発見されています。そしてペリー来航の直前の 1851 年には当協会も深い関わりのある冷凍技術が開発されています。
また明治維新前後の 1860 年前後にはアルカリの製法であるソルベー法、1866 年には、リスターによりフェノールによる無菌化技術、アルフレッドノーベルによりダイナマイトが開発されました。そして今でも物理学の根幹をなすアインシュタインの特殊相対性理論はなんと 1905 年の日露戦争の年、近年温暖化の原因となっているフロンガスは 1930 年に発見されています。
枚挙に暇がありませんが、こうしてみるとこうした諸外国の科学技術の開発は軍需産業への転用目
的が見えますが、一方、やはり世の中に役立つイノベーション技術の開発という、本来科学技術が目
指すべき目標も見えます。
今、資源の少ない日本は、エネルギ―源の自給技術が求められています。地熱発電、メタンハイド
レート、そしてＣＯ２排出の少ない石炭発電など、科学者はベクトルを向ける必要があるのではないでしょうか？（FM）
広報委員会
委員長
委
員
事務局

泉
智
荒 井 秀 昭 市村真理子 稲 野 邉 大 輔
柴 田 善 弘 鈴木柾批左 中 澤 光 孝
山 中 耕 一 中 田 正 史（ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ）
藤 原 寿 和大津留征二
福 永 直 樹笠 井 文 夫
矢 橋 和 己案内図

会報

交番より約150ｍ

やよい軒
HELLO
VISITS

VOL.659 （２０２２．６月号）
2022 年 5 月 28 日印刷 年 10回発行
2022 年 6 月 5日発行 定価１部 480円(税込み)（送料 79円）
会報の購読料は，会費に含まれております。
）〒113-0033 東京都文京区本郷 5-23-13 タムラビル 3 階
発行所

LIFE

電話 03-3830-0252 FAX 03-3830-0266e-mail webmaster@tokyo-khk.or.jp
編集兼
発行人
印刷所

54

東京都高圧ガス保安協会
公益社団法人東古 川

誠

日本印刷株式会社

東高保 会報会報2022.62022 6 VOL.659
VOL. 659号号
東高保背幅 3.3 mm

2022/05/24

10:24:01

14405608 会報 表1-4.indd

全ページ