水 栓 柱ドラーゴ
ドラーゴ () 施工・取扱 説明書【お客 様窓口】開発部〒5 01- 210 4

このたびは水 栓 柱ドラーゴをお求めいただきましてまことにありがとうございます。
ご 使用の前にこの説明書をよくお読 みのうえ、正しくご 使用ください。
●お客 様 へお読 みになった後は、お使いになる方がいつでも読める所に必ず 保管してください。
●工事店様 へ施工後、この説明書をお客 様 へお渡しください。

岐阜県山県市東深 瀬 9 4 - 2

TE L：0 581- 2 3 - 0 57 0
受付時間9：0 0～17：0 （0 土・日・祝日は除く）
URL

ht tp:/ / w w w / mizsei.c o.jp /【施工について】
施工手順

施工に関する安全上のご 注 意●ここに示した注 意事項は、状況によって重大な結果（傷害・物損）に結びつく可能 性があります。
いず れも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず 守ってください。
●施工完了後、試 験 運 転を行い異常がない事を確認 すると共に、工事店様は説明書に沿ってお客 様に使用方法、お手入れの仕方を説明してください。

① 設 置場所の確認

給 水配管の位置を確認 する。

参考 施工図（ m m）

注意
製品の設置方向は、ホース用水栓のハンドル位置を基準にしてくだ
φ4 3さい。

用語および 記 号の説明「取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険な状態が生じる事が想定されます。」

注意・・・・・・・「取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うかまたは物的損害が発生する危険な状態が生じる事が想定されます。」

・・・・・・・「注意しなさい」（上記の「注意」と併用して注意をうながす記号です。
必ずお読みになり、記載事項を守って下さい。）

・・・・・・・「してはいけません！」（一般的な禁止記号です。）

・・・・・・・

10 0以上警告（1230）

ホース用水 栓 ハンドル

仕上げ 面

コンクリート

給 水接 続 部（R1/ 2 )・・・・・・・「分解してはいけません！」

・・・・・・・「「指示した場所に触れてはいけません！」

・・・・・・・

給 水配管
基 礎面

給 水エルボ②エルボの接 続・位置決め・配管の接 続「指示通りにしなさい！」（一般的な行動指示記号です。）●工具を使ってしっかりと締め付け、接続してください。
●先に「エルボ」を接続すると、後の施工が容易になります。
●仮固定・位置決めは、「エルボ」を接続した後に行ってください。
●配管種類に合わせて、継手等を手配してください。

注意
施工位置と方向を確認し、修理技術者以外の人は、水栓柱本体内部を分解しないでください。
故障や水漏れの原因になります。
凍結が予想される地域では必ず水抜き栓を設置して下さい。凍結破損で水漏れし、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。
エルボ
給水配管接続部

本製品に強い力や衝撃を与えないでください。

「エルボ」接続後、給水配管を①「エルボ」を本体に接続する。 ② 接続する。

接続継手
R1/2

エルボエルボ給水配管

給水配管③ 通 水点検

必ず垂直に設置してください。

蛇口施工後に、水が流れるか、止水できているかどうかを確認します。
●このとき、確実にフラッシングを行ってください。

適切な使用条 件〔水圧について〕●給 水圧力が 0.75 M P aを超える場合は、市販の減 圧弁などで0.2～0.3 M P a 程度に減 圧してください。
最 低必 要水圧（流動時）

最高使用圧力（静 止時）

給 水圧力
0.0 5 M P a

0.75 M P a〔水質・用途について〕使用可能 水質水道 水および 飲 用可能な井戸水

用途

一般 住宅用

上部水栓のハンドルを閉め、中間部の補助水栓からフラッシングを行ってください。
上部水栓の吐水口にはストレーナ網を入れているため、フラッシングの際にゴミが詰まる恐れがあります。
フラッシング：蛇口を全開にし、約 30 ～ 60 秒間勢いよく通水を行ってください。
施工後数日～数ヶ月で、『水が出ない、止まらない、ポタ漏れする』等のお問い合わせが頻発しております。
その一番の原因は、フラッシング不足により『蛇口の施工時に発生したゴミ等が止水部に詰まる為』です。
フラッシングを行った後は、蛇口止水部のゴミをピンセット等を用いて、丁寧に取り除いて下さい。

注意●取付け前に必ず 通 水し、配管内のゴミを洗い流してください。
●接 続の際は、接 続 継手が回らないように、スパナ等の工具で掴んで接 続してください。
●シール 剤が 本 体内部に入らないように注 意してください。
●接 続 継手以 外には工具をかけないでください。
●水 栓 柱は 住宅の基 礎面上に設 置してください。
●P C 板などの十分強固な上に設 置してください。
●配管は必ず10 0 m m以上埋設してください。
水 栓 柱のグラつき防 止のため、3 0 0 m m 埋設をオススメします。
凍 結が予想される地 域では、各自治 体ごとに決まり（凍 結深 度）がございますので、指示に従ってください。
●水 栓 柱は必ずコンクリートで根 巻きを行ってください。
器 具のグラつき・転 倒が 発生する恐 れがあります。
●凍 結が予想される地 域では必ず 水抜き栓を設 置してください。
凍 結 破損で水 漏れし、家財などを濡らす財 産損害発生のおそれがあります。

【ご 使用について】
ご 使用に関する安全上のご 注 意
ここに示した注 意事項は、状況によって重大な結果（傷害・物損）に結び 付く可能 性があります。
いず れも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず 守って下さい。

【本製品の構 造】
構 造を表したイラストです。
本製品の構 造をご 理 解いただくのにご 使用ください。
ハンドル抜け防止金具

警告
小さいお子様だけのご使用は、避けてください。
けがをするおそれがあります。

注意

ノンライジングミニバルブ
品番：ＪＦ-Ｖ５

ドラーゴ水栓本体

ストレーナ網３枚整流器製品に強い力や衝撃を与えないでください。
故障や水漏れの原因になります。
吐水口先端に重いものを下げたり、力をかけて回したりしないでください。
磨耗、変形などでパッキンの寿命が短くなり、吐水時に吐水口部から微少の水がにじみ出るおそれがあります。

※補修用部品

※可動部

上部金具
化粧管
Ｙパッキン
品番：ＰＫＮ１６０※補修用部品

解氷機やアースを水栓に通電しないでください。
水栓が発熱で破損し、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。
分解は、保守・点検の決められた項目以外はしないでください。
器具が破損し、けがをしたり、水漏れで家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。
凍 結予防
凍 結のおそれがある場合は、次の処置によって凍 結を予防できる場合があります。
●蛇口より少量の水を出してください。
（目安として1分間に牛乳ビン1本 程度）

Ｙパッキン
品番：ＫＳＹＮ-２２Ｅ ※補修用部品

補助水栓

※可動部

抜け防止金具※凍結による破損は保証期間内でも有料修理となります。
一度でも凍結すると破損し水漏れが発生するため、確実にハンドル凍結防止策を講じてください。

お手入れ製品についた汚 れを放 置しておくと、汚 れが 落ちにくくなることがあります。
快 適にご 使用いただくために、日頃のお手入れをおすすめします。
●柔らかい布で水 拭きして、よくしぼった布で汚 れを拭き取ってください。
●汚 れが目立つときは、中性 洗 剤を柔らかい布にふくませて拭き取った後水 拭きして、よくしぼった布で汚 れを拭き取ってください。

注意

ノンライジングミニバルブ
品番：ＪＦ-Ｖ４ ※補修用部品※下記を参考に、必要な部材を別途手配して下さい。

●シールテープ●給水エルボ：HI-VP 仕様

呼び 13

●給水配管
水栓柱締付ナット

次のものは 使用しないでください。
変色や 傷みのおそれがあります。
●酸 性・アルカリ性および 塩素系の洗 剤類※特に酸 性 洗 剤はメッキを侵します。
●ベンジン・シンナー・ラッカー・アルコールなどの溶 剤や油類
●クレンザ ーなどの粒子の粗い洗 剤●ナイロンたわしなど※給水エルボ※給水配管【定期的な点検】【メンテナンスについて】

可動部分の点検補 修 用部品交換目安●可動部分が固くて動きが悪い場合は、水あか固着や潤滑剤切れです。
放置すると故障の原因になりますので、工事店様に修理をご依頼ください。
●吐水口を長期間回さずに使用すると水あかなどが付着し、無理に回そうとすると、水漏れ・異音の発生の原因になります。
●日頃から、ときどき吐水口を回して下さい。（月1回を目安）吐水口が回らなくなった場合は、工事店様に修理をご依頼ください。

使用年数

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12
お客様による日常のお手入れ･点検

配管回りの水 漏れ･器 具のガタツキの点検●定期的に、配管周りの水漏れがないか確認してください。
（年2回を目安）●定期的に、器具のガタツキがないか確認してください。
（年2回を目安）
劣化・磨耗などで部品が破損し、やけど・けがをしたり、水漏れして家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

買い替え
補修用部品の交換

ご検討

磨耗劣化部品の交換

ノンライジングミニバルブ（品番：ＪＦ-Ｖ４）・（品番：ＪＦ-Ｖ５）
Ｙパッキン（品番：ＰＫＮ１６０）が磨耗･劣化すると水漏れの原因となります。
水漏れ等が見つかった場合、当社【お客 様窓口】
までお問い合わせ頂き、交換 部品をお求めください。