〉〉 情報通信ソリューション〉〉新 製 品 紹 介

200 µm16 心ローラブルリボンを使用した超多心 6912 心ケーブル
及び多心光ファイバ融着接続機 S124M16 と関連工具
UHFC 6912F Cable With 200 µm 16fiber Rollable Ribbon andRibbon Fiber Mass Fusion Splicer S124M16 and Related Tools

1.

φ200 µm 光ファイバ

はじめに接着部

近年，インターネットサービスやクラウドアプリケーションの普及に伴い世界のデータトラフィックは急増しており，光ファイバネットワークの更なる大容量化が即座に求められています。例えば，従来型 864 心ケーブルから最新の 6912 心ケーブルに置き換えることで通信容量を 8 倍に拡大できますが，施工性の面で，接続作業時間が長くなることやケーブルを通すダク
トの外径制限によっては，ダクト設備全体を置き換える大幅な図1

工事が必要となる場合があり，改修費と工期の負担が大きいと16 心 200 µmRR の構造
Structure of 200 µm 16fiber Rollable Ribbon.

いう課題がありました。
このたび直径 200 µm の細径光ファイバ 16 本を間欠的に接着2.1.2 ケーブル構造させたローラブルリボン（200 µm16 心 RR）を用いることで，図 2 に開発した 6912 心ケーブルの構造を示します。48 本の6912 心の光ファイバを実装した外径 30 mm を下回る光ケーブ

144 心ユニットを撚り合わせてケーブルコアを構成しました。

ルを開発し，既存の 1.5 インチダクト（約 38 mm）への挿通が可

ケーブルコアの周りは防水用の吸水性不織布で覆い，2 本のノ能であることを確認しました。更にケーブルの接続作業に必要

ンメタリックテンションメンバ，2 本の引裂き紐とともに黒色な多心光ファイバ融着接続機 S124M16 と関連工具を同時に開のポリエチレンで一括被覆しました。外被表面の突起により引発しました。200 µm16 心 RR 用に最適化した工具を用いるこき裂き紐の位置を識別できます。とでケーブル 1 本あたりの接続作業時間を 25% 削減することが可能であり，光ネットワークの拡大に貢献します。
144 心バンドルユニット

2.

200 µm16 心 RR×9 枚

6912 心ケーブル

2.1 ケーブル構造
2.1.1 ローラブルリボン
図 1 にケーブルに使用した 200 µm16 心 RR の構造を示します。直径 200 µm の細径光ファイバ 16 本を間欠的に接着することでローラブルリボンを構成しました。従来は 12 心のローラ突起ブルリボンが使われておりますが，16 心のローラブルリボンは，融着接続機を使用した多心一括接続での接続作業時間を更引き裂き紐に短縮することができます。また，米国標準（TIA）に準拠した 16 色の着色を施し，それぞれの心線が容易に識別できるよ外被うにしました。また 12 心と同様に形状を丸めることができるため，光ファイバの高密度実装が可能となり，ケーブルの細径・軽量化が実現できます。

テンションメンバ

図26912 心ケーブル構造
Structure of 6912F Cable.

古河電工時報第 140 号（令和 3 年 7 月） 46

新製品紹介200 µm16 心ローラブルリボンを使用した超多心 6912 心ケーブル及び多心光ファイバ融着接続機 S124M16と関連工具

2.2 ケーブル特性開発した 6912 心ケーブルの諸特性を表 1 に示します。伝送損失特性，機械特性，環境特性において良好な結果を得ました。

3.

〉〉 情報通信ソリューション

融着機及び関連工具

3.1 融着機
多心光ファイバ融着接続機 S124M16 の外観を図 4 に示しま表1す。S124 シリーズの最大の特長であるユーザ交換可能な V 溝

6912 心ケーブル特性
Characteristics of 6912F Cable.

基板に，200 µm16 心 RR 用を追加しました。工事現場で様々試験

条件

結果

伝送損失特性

カットバック法＜ 0.30 dB/km

引張特性

張力 : 2700 N＜ 0.10 dB

側圧特性2200 N/100 mm，1 分保持＜ 0.10 dB

耐衝撃特性

10 N × 1 m＜ 0.10 dB

曲げ特性

20 D，10 サイクル

＜ 0.10 dB

捻回特性± 90 deg. / m，3 サイクル

＜ 0.10 dB

温度特性－30℃～ 70℃，6 h，3 サイクル

＜ 0.15 dB

防水特性

水道水，水頭長 1 m，10 日＜ 40 mなタイプのファイバに対処可能です。表 2 に S124 シリーズの主な特性を記します。

※測定波長：1550 nm

2.3 ケーブル布設実験開発した 6912 心ケーブルは，既設のデータセンタにて広く使用されている内径 1.5 インチ（約 38 mm）のダクトに挿通できることを確認しました。これにより新たなケーブル布設時にかかる費用と時間を最小限に減らしつつ，即座の光ネットワークの大容量化が可能となります。（図 3）6912 心ケーブル

図3

ケーブル布設実験Installation demonstration.

1.5 インチダクト（内径約 38 mm）

図4

S124M16 の外観
S124M16 appearance.

表2

S124 シリーズの主な特性
Specification of S124 Series.
項目仕様

適用ファイバ種

SMF，MMF，DSF，NZDSF

対応クラッド径

125 µm

対応被覆径

200 µm ～ 900 µm

ファイバ切断長

10 mm

接続損失

SMF：0.05 dB

バッテリ

内蔵リチウムイオン電池

データ通信ポートUSB2.0：2 ポート（mini B：1 ポート，Standard：1 ポート）

本体寸法

179W × 246D × 131H mm

本体質量1.8 kg（バッテリ含む）

古河電工時報第 140 号（令和 3 年 7 月） 47

新製品紹介200 µm16 心ローラブルリボンを使用した超多心 6912 心ケーブル及び多心光ファイバ融着接続機 S124M16と関連工具

3.2 関連工具200 µmRR は従来のテープ心線よりも薄く，これに対応する4.

〉〉 情報通信ソリューション

まとめ

関連工具は従来よりも高精度な機構が必要となります。これに今回開発した 6912 心ケーブルは世界最高水準のコア密度を対応した加熱式被覆除去装置（ホットストリッパ）S218R-200 と実現し，ケーブル外径は 30 mm 以下であるため 1.5 インチダク

ファイバカッタ S326R（図 5）を用いることで，従来型リボンとト（約 38 mm）へ容易に挿通が可能です。また光ファイバは，同等の作業性を実現することができます。

16 色の着色で識別可能です。
また，ますますニーズが高まっている超多心ケーブルの接続作業時間を削減するため，200 µm16 心 RR に対応した多心光フィバ融着接続機 S124M16 及び関連工具を開発しました。従来型 12 心リボンと同等の接続作業時間を実現することで，ケーブル 1 本あたりの接続作業時間を 25％削減することが可能となりました。今後も継続して融着接続に必要なファームウェアアップデート，アクセサリ提供などを行ってまいります。
＜製品お問い合わせ先＞
ファイバ・ケーブル事業部門
TEL：03-6281-8569

技術部

FAX：03-6281-8639

お問い合わせフォーム
日本語：
https://www.furukawa.co.jp/jyotsutop/contact.htm
英語：https://www.furukawa.co.jp/srm/form/index.php?id=enfttx

図5

S218R-200（上），S326R（下）の外観
S218R-200 (top), S326R (bottom) appearance.

また，これらの工具を使用した 200 µm16 心 RR の接続作業
時間は 250 µm 従来型 12 心リボン，及び 200 µm12 心 RR と同等となっています。従いまして 6912 心ケーブルを接続する際，12 心 RR 使用では 576 回接続に対し，16 心 RR 使用では 432 回接続になるため，ケーブル 1 本あたりの接続作業時間を 25% 削減することが可能となります。

古河電工時報第 140 号（令和 3 年 7 月） 48