近畿支部管内におけるガス事業関係の事故発生状況（令和３年実績）
令和４年３月中部近畿産業保安監督部近畿支部 保安課

一般ガス導管事業等、旧簡易ガス事業の事故発生件数の推移○事故発生件数の推移

236250一般
旧簡易合計

231200160150134155

96100

139146107 143

1121111309250142

103454531H24H25H26H27H28H29109

119

107
43121

22R2R30H30 H31(R1)・令和３年は、１２１件のガス事故が発生した。前年と比較して一般ガス導管事業等で１２件の増加、旧簡易ガス事業は同数となった。

【一般ガス導管事業等】
１．一般ガス導管事業等の段階別発生状況
件

段階別事故発生状況
120109100898080603440
20002730H31(R1)
R2R300
製造段階

供給段階

消費段階

・令和３年の段階別発生状況は、「供給段階」で８９件の事故が発生しており、前年より９件の増加となった。また、「消費段階」での事故は３０件発生しており、前年より３件の増加となった。
-1-２．一般ガス導管事業等の供給段階における事故種類別発生状況
供給段階の事故種類別発生状況件

951009080706050403020100H31(R1)7272R2R３

9105
供給支障

5交通困難・避難73

引火爆発火災酸欠・令和３年の供給段階の事故種別発生状況は、「交通困難・避難」で７２件の事故が発生しており、前年と同数となった。（ガスの漏えい等に伴う、消防・警察による交通規制や避難指示）
・「供給支障」の１０件のうち、２件は事業者による導管工事の作業ミスで発生している。
・人損事故は導管工事中の酸欠によるものが１件発生した。

３．一般ガス導管事業等の供給段階における事故原因別発生状況
一般ガス事業の供給段階の事故原因分類件

807067H31(R1)605040R24534R3313017 1816 1520107

2 1 30 0 0

導管工事

誤操作

20

1 10
他工事

自然劣化

物理的外力

その他

・令和３年の供給段階での事故原因別発生状況は、「他工事」で３４件の事故が発生しており、前年と比較して、１０件の減少となったが、「自然劣化」で３１件の事故が発生しており、前年と比較して１６件の増加となった。

-2-４．一般ガス導管事業等の現象別での他工事事故件数の推移（単位：件）
H29

H30

H31(R1)

R2

R333336745

34

（照会有）

（10）

（12）

（13）

（11）

（11）

（照会無）

（23）

（21）

（54）

（34）

（23）

供給支障

1131１

中毒・酸欠

00000

火災・負傷

43323交通困難・避難2829614230

他工事事故件数・令和３年は、他工事事故が３４件発生し、そのうち２３件は事前照会が無かったものである。
・事前照会があったにもかかわらず事故に至ったものは１１件あり、内容は連絡なしに事前着工したものや、他工事業者内での連絡不備等となっている。

５．一般ガス導管事業等の他工事事故における工事業者別内訳
・他工事事故は、解体工事業者及び建築工事業者で多く発生している。令和３年は下水道工事業者で多く発生し、６件中３件が着火の事故となっている。

件

他工事事故の工事業者別内訳
6050
40

9R3（34件）

18R2（45件）

30

H31(R1)（67件）

20
100

61323271729413
6-3-11232214101421145６．一般ガス導管事業等の供給段階事故原因の自然劣化に係る管種別発生状況
ｱｽﾌｧﾙﾄｼﾞｭｰﾄ巻き鋼管

自然劣化の管種別発生状況件
18161412108642017ねずみ鋳鉄管
ポリエチレン被覆鋼管

88亜鉛メッキ鋼管

64111
平成３０年

01544320

平成３１年（令和元年）

21

令和２年

その他
1
令和３年不明・自然劣化による事故発生において、管種ではアスファルトジュート巻き鋼管が最も多い。令和３年はポリエチレン被覆鋼管でも多く発生した。

-4-

７．一般ガス導管事業等の消費段階における消費機器別発生状況
一般ガス事業の消費段階の消費機器別発生状
件 14H31(R1)R2121086420R3

風呂釜

湯沸器

ガス栓

炊飯器

コンロ

1031211902
1000333H31(R1)R2R3クッキン
ファン
グテーブ
ヒーター
ル111

業務用
産業用

接続具

ゴム管その他853837013110000・令和３年に事故発生の多かった消費機器としては湯沸器であった。
・接続具は前年３件だったが、７件の事故が発生した。

８．一般ガス導管事業等の消費段階における原因別発生状況
H31(R1)

R2R3

合計

211121531071431

経年劣化

45716

内部腐食

2024

汚れ等

1157その他

3104

ガス栓誤開放2114

接続不良・接続不完全

71210

不適切使用（点火操作ミス・使用ミス）

2248

ＣＯ中毒

2103

その他

1115935

作業ミス

0101

養生シート覆い

56213

リコール等

3014その他

35412

不明（調査中を含む）

0325

消費者の理解不足や誤使用等に起因する事故

維持管理不備・維持管理不備の原因については、経年劣化、汚れ等が増加した。
・その他（その他）の４件は屋外式給湯器本体の前板変形事案であるが-5-明確に塗装工事の養生シート覆いが原因と確認されていないものである。そのため、何らかの要因による給排気部閉塞に起因する事故として、その他（その他）に整理した。
・不適切使用のうち３件は、素人工事に伴うものであった。

-6-

【旧簡易ガス事業】
１．旧簡易ガス事業の段階別発生状況○簡易ガス事業の段階別内訳
201918H31(R1)（近畿）
R2（近畿）

18R3（近畿）
16H31(R1)（全国）
1413

12R2（全国）
R3（全国）

10876544322

1 1 1

1

10 000 0 0

製造段階

供給段階

消費段階

H31(R1)（近畿）

030R2（近畿）020R3（近畿）

110H31(R1)（全国）

118

1R2（全国）1135R3（全国）7194・令和３年は、全国において全体で３０件と前年より１１件増加しており、製造段階、供給段階で伸びが著しい。消費段階は前年より１件減少した。
・近畿では、消費段階の事故はなかったが製造段階と供給段階で各１件発生した。

-7-２.旧簡易ガス事業の製造段階の事故種類別発生状況○簡易ガス事業の製造段階における事故件数（全国との比較）
件
1086420H31(R1)

R2R3

全国

117

近畿

001

・令和３年の製造段階における事故は全国で７件発生し、令和２年より６件増加した。
・近畿では過去３年間発生していなかったが、令和３年は１件発生した。

H31(R1)（近畿）
R2（近畿）
R3（近畿）
H31(R1)（全国）
R2（全国）
R3（全国）○簡易ガス事業の製造段階における事故種別件
10864203122

ガス工作物の誤操作その他

1 1ガス工作物の保守不備

ガス切れ

ガス工作物の誤作
動

H31(R1)（近畿）

00000R2（近畿）00000R3（近畿）00010H31(R1)（全国）

10000R2（全国）00010R3（全国）30022・令和３年の近畿の製造段階の事故種別は、「ガス工作物の誤操作」による事故であり、ボンベ交換の際の容器バルブの開け忘れが原因で供給支障を起こしたもの。
-8-

３．旧簡易ガス事業の供給段階の事故種類別発生状況○簡易ガス事業の供給段階における事故件数（全国との比較）
件
2520151050H31(R1)

R2R3

全国

181319近畿

321・全国では１９件発生し、令和２年より６件の増加となった。
・近畿では１件発生し昨年より１件減少した。

件○簡易ガス事業の供給段階における事故種別
11H31(R1)（近畿） 1012R2（近畿）9108R3（近畿）H31(R1)（全国）
8R2（全国）63 R3（全国）
42 222 21111120
ガス工作物の導管工事(自他工事不備（自然劣その他社工事）化）

H31(R1)（近畿）

2100R2（近畿）2000R3（近畿）1000

H31(R1)（全国）

112

32R2（全国）

91

12R3（全国）

801

10

・事故・事故種別の割合としては、例年、「他工事」の割合が高く、令和３年の全国における「他工事」事故も約４０％を占めている。
・近畿では「他工事」が１件が発生したが、他の要因による事故はなかった。
-9-件

他工事事故の工事業者別内訳
98765432
10R3（8件）
R2（9件）

320110112103H31(R1)（11件）

0110101300001300・過去３年間の他工事事故は、水道工事業者で多く発生している。

- 10 -0101

４．旧簡易ガス事業の消費段階の事故種類別発生状況○簡易ガス事業の消費段階における事故件数（全国との比較）
12件
1086420H31(R1)

R2

R3

全国

154

近畿

000・全国では、令和２年に比べて１件減少した。
・近畿では、ここ３年発生していない。

○簡易ガス事業の消費段階における事故種別
件
5654
3
2
10H31(R1)（近畿）
R2（近畿）
R3（近畿）
H31(R1)（全国）
R2（全国）
R3（全国）

41
消費者の操作ミス

作業者の作業ミス

その他（器具の劣化、リコール対象品等）H31(R1)（近畿）

000R2（近畿）

000R3（近畿）000

H31(R1)（全国）

100R2（全国）

500R3（全国）004

・全国において、例年「消費者の操作ミス」による事故が多いが、令和３年は大半が経年劣化によるものであった。
・近畿においては、消費段階の事故は発生しなかった。
- 11 -

関連サイト（リンク）○消費者の皆さまへのお知らせ【ご家庭の皆様へ（ガス安全使用のお願い）】
http://www.safety-kinki.meti.go.jp/kayaku_gas/gokatei_c.htm○飲食店の皆さまへ【飲食店の皆様へ（ガス安全使用のお願い）】
http://www.safety-kinki.meti.go.jp/kayaku_gas/inshokuten_p.htm○掘削を伴う工事関係者の皆さまへ【工事関係者の皆様へ（ガス管損傷事故防止のお願い）】http://www.safety-kinki.meti.go.jp/kayaku_gas/koujikankeisya_p.htm○外壁塗装工事関係者の皆様へ【外壁塗装工事関係者の皆様へ】
http://www.safety-kinki.meti.go.jp/kayaku_gas/gaihekitosou_p.htm- 12 -