第８６８号 令和 5 年 11 月 2 日(公財)水道技術研究センター会員 各位

JWRC(公財)水道技術研究センター

水道ホットニュース〒112-0004 東京都文京区後楽 2-3-28
K.I.S 飯田橋ビル 7F
TEL 03-5805-0264, FAX 03-5805-0265
E-mail jwrchot@jwrc-net.or.jp
URL http://www.jwrc-net.or.jp

配水支管の耐震化について―水道統計に基づく試算結果―（はじめに）
基幹管路の耐震化については、令和 5 年 10 月 27 日付け水道ホットニュース第８６７号で配信したところですが、今回は（基幹管路に該当しない）配水支管の耐震化を取り上げることとしました。
なお、公益社団法人日本水道協会が発行している「水道統計」では、「配水支管」についても水道事業体・水道用水供給事業体別に「耐震適合性のある管の延長」の詳細データが掲載されています。

配水管延長
配水支管
ダクタイル鋳鉄管
耐震型継手を有する
(m)

配水管延長
配水支管
ダクタイル鋳鉄管

Ｋ形継手等を有するもののうち良い地盤に布設されている
(m)

配水管延長

配水管延長

配水支管

配水支管

鋼管 （溶接硬質塩化ビニル管継手を有す（ＲＲロング継手等をる） （m）

有する） (m)

配水管延長
配水支管
ポリエチレン管（高密度、熱融着継手を有する）
（m）

配水管延長
配水支管
ステンレス管
溶接継手を有する（m）

そこで、平成 23 年度から令和 23 年度の水道統計を用いて、詳細な試算を行ってみましたので、以下にその結果を紹介することとします。
（注１）集計対象は「水道用水供給事業及び上水道事業」であり、簡易水道事業は含まれていません。
（注２）「耐震適合性のある管」は「耐震適合管」と略して表記している場合があります。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

１． 配水支管の「耐震適合管」延長の推移（全国）
図 1-1、図 1-2 及び表 1 は、「配水支管の耐震適合管延長の推移」を示したものであり、「ダクタイル鋳鉄管 耐震型継手を有する」の延長が 1 位となっている。

-1-

180,000,000
160,000,000

ダクタイル鋳鉄管

耐震型継手

ダクタイル鋳鉄管

Ｋ形継手等良い地盤

鋼管（溶接継手）

硬質塩化ビニル管 （ＲＲロング継手等）

140,000,000

ポリエチレン管 （高密度、熱融着継手）
ステンレス管 溶接継手

管路
延長（ｍ）

120,000,000
100,000,000
80,000,000
60,000,000
40,000,000
20,000,000
0H23H24H25H26H27H28H29H30

R1R2R3

図1－1 配水支管の「耐震適合管」延長の推移（積上げ）90,000,000
H23H24H25H26H27H28H29H30
R1R2
R380,000,000
70,000,000

管
路
延長（ｍ）

60,000,000
50,000,000
40,000,000

30,000,000
20,000,000
10,000,0000

図1－2 配水支管の「耐震適合管」延長の推移（管種別）-2-

表１配水支管の「耐震適合管」延長の推移
ダクタイル鋳ダクタイル

年度

鋳鉄管

耐震型継手を有する(m)鉄管
Ｋ形継手等を有するもののうち良い地盤に布設されて硬質塩化ビ鋼管

ニル管（溶接継手（ＲＲロンを有する）

グ継手等を（m）有する）
(m)

いる(m)

ポリエチレン管（高密度、熱融着継手を有する）（m）

ステンレス管

溶接継手を有する(m)

配水支管で耐震適合性のある菅の延長(m)H2341,320,836

31,542,402

2,091,941

2,180,027

8,730,536

298,280

86,164,022

H24

44,966,517

32,067,893

2,053,283

2,422,317

10,410,635

315,597

92,236,242

H25

48,362,460

32,512,699

1,987,203

2,126,888

12,112,646

346,016

97,447,912

H26

52,564,635

32,617,624

1,980,513

2,257,677

14,065,401

366,429

103,852,279

H2755,933,205

33,049,655

1,966,811

2,355,122

16,052,205

390,982

109,747,980

H28

59,764,053

33,761,541

1,962,240

2,780,795

18,212,797

405,206

116,886,632

H29

63,633,692

38,842,388

1,947,871

3,510,760

21,675,269

445,281130,055,261

H30

66,683,390

39,616,091

1,962,271

3,816,010

24,351,033

462,284

136,891,079

R1

69,711,690

39,618,850

1,939,666

4,589,932

26,602,591

477,894

142,940,623

R2

73,237,333

38,307,409

1,937,786

4,654,858

29,181,057

493,577

147,812,020

R376,237,483

39,006,024

1,902,045

4,677,747

31,368,268

504,529

153,696,096

R3-H2334,916,647

7,463,622▲ 189,896

2,497,720

22,637,732

206,249

67,532,074

184.5

123.7

90.9

214.6

359.3

169.1

178.4

R3/H23(%)

２．配水支管の「耐震管」延長の推移（全国）
図 1-1、図 1-2 及び表 1 は「耐震適合管（耐震適合性のある管）」に関する図表であるが、通常「耐震適合管」の延長が増加することは考えられないことから、「ダクタイル鋳鉄管 Ｋ形継手等を有するもののうち良い地盤に布設されている (m)」を含まない管、すなわち、「耐震管」を対象にしたものが
図 2-1 及び図 2-2 である。
（注）
「耐震適合管」の延長が増加するケースとしては、以下が考えられる。ただし、実際にこのようなケースがどの程度あるかは不明である。
＊耐震適合管を有する簡易水道事業等が上水道事業への統合＊地盤条件を調査したところ、新たに良い地盤であることが判明＊悪い地盤であったところをよい地盤に改良＊良い地盤のところに新たに「Ｋ形継手等を有する」ダクタイル鋳鉄管を布設-3-130,000,000
ダクタイル鋳鉄管 耐震型継手

120,000,000

鋼管（溶接継手）

硬質塩化ビニル管 （ＲＲロング継手等）

110,000,000

ポリエチレン管 （高密度、熱融着継手）

100,000,000

管路
延長（ｍ）

ステンレス管 溶接継手

90,000,000
80,000,000
70,000,000
60,000,000
50,000,000
40,000,000
30,000,000
20,000,000
10,000,000
0H23H24H25H26H27H28H29H30

R1R2R3

図2-1 配水支管の「耐震管」延長の推移（積上げ）90,000,000
H23H24H25H26H27H28H29H30
R1R2R380,000,000
70,000,000

管路
延長（ｍ）

60,000,000
50,000,000
40,000,000
30,000,000
20,000,000
10,000,0000

図2-2 配水支管の「耐震管」延長の推移（管種別）－4/5－

（作成）理事長

安藤茂―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
配信先変更のご連絡等について「ＪＷＲＣ水道ホットニュース」配信先の変更・追加・停止、その他ご意見、ご要望等がございましたら、会員様名、担当者様名、所属名、連絡先電話番号をご記入の上、下記までＥ-メールにてご連絡をお願いいたします。
〒112-0004

東京都文京区後楽2-3-28 K.I.S飯田橋ビル7F （公財）水道技術研究センター

Ｅ-ＭＡＩＬ：jwrchot@jwrc-net.or.jp
ＴＥＬ ０３－５８０５－０２６４
ＦＡＸ

ホットニュース担当

０３－５８０５－０２６５

また、ご連絡いただいた個人情報は、当センターからのお知らせの配信業務以外には一切使用いたしません。

水道ホットニュースのバックナンバーについて
水道ホットニュースのバックナンバー（第58号以降）は、下記アドレスでご覧になれます。
バックナンバー一覧

http://www.jwrc-net.or.jp/hotnews/hotnews-r5.html

水道ホットニュースの引用・転載について水道ホットニュースの引用・転載等を希望される方は、上記ホットニュース担当までご連絡をお願いいたします。
なお、個別の企業・商品・技術等の広告にはご利用いただけません。

－5/5－