背幅 3 mm

（昭 和 43 年 6 月 7 日 第 3 種 郵 便 物 認 可）
（会報 VOL. 6 6 6）2023 年 3月 5 日発行（1 回 5 日発行）

会 報
謹告

3

２０２３．

ＶＯＬ．６６６

会員名簿のホームページへの掲載について●協会事業のご紹介

令和４年度 第１回 高圧ガス製造者・貯蔵所所有者保安講習会開催される●協会事業報告2022 年度 高圧ガス事業所見学会報告〜高圧ガス保安協会

総合研究所〜●地域防災だより

令和４年度 東京都高圧ガス地域防災協議会冷凍部会中央第一支部
研修見学会報告●東京都だより高圧ガス取扱事業所における軽微変更届等の手続き
について●冷凍空調情報

冷凍機からの冷媒漏えい対策及び新規冷媒の取扱いについて●新シリーズ

高圧ガス一口メモ

10

不燃性、可燃性、支燃性

公益社団法人 東京都高圧ガス保安協会

https://www.tokyo-khk.or.jp

14406054 会報 表1-4.indd

すべてのページ

2023/02/28

9:49:24

背幅 3 mm

14406054 会報 表2-3.indd

すべてのページ

2023/02/27

15:40:44

会
2023．3目

報VOL. 666号

次謹告

会員名簿のホームページへの掲載について ······················································ 2
講習

冷凍空調保安講習会案内 ··················································· 3
2022年度（令和4年）～2023年（令和5年）度講習会開催予定 ·············· 5

協会事業のご紹介

令和4年度 第1回 高圧ガス製造者・貯蔵所所有者保安講習会開催される ··············· 6

協会事業報告2022年度 高圧ガス事業所見学会報告～高圧ガス保安協会 総合研究所～ ································································· 8

地域防災だより

令和4年度 東京都高圧ガス地域防災協議会冷凍部会中央第一支部研修見学会報告 ···· 21

試験関係

高圧ガス国家試験の結果を振り返る（令和4年度） ·················································· 25

東京都だより高圧ガス取扱事業所における軽微変更届等の手続きについて ································· 26

経済産業省だより

高圧ガス消費設備の適切な点検実施について（注意喚起） ······································ 27

冷凍空調情報冷凍機からの冷媒漏えい対策及び新規冷媒の取扱いについて ································ 30

行政情報『水素保安戦略の策定に係る検討会』の取組について ············································ 31

新シリーズ

高圧ガス一口メモ 10 不燃性、可燃性、支燃性 ··················································· 33

保安事 故 事 例 ・フロンガス(R134a)漏えい事故 ···················································· 38
ヒヤリハット ・液面調節計フロートの錆付きによる動作不良 ······························· 42

高圧ガスの相談室

窒素、アルゴンの販売を予定していますが、販売主任者の選任が必要ですか。 ············· 43

協会だより委員会等開催報告、協会日誌、お詫びと訂正、協会からのお願い ·························· 44
協会からのご案内························································································ 45
東京都高圧ガス保安協会発行図書のご案内 ······················································ 46
お問合せコーナー＆広告掲載のお願い ···························································· 49
デスク雑感································································································· 50
東高保 会報 2023 3 VOL. 666 号

1

謹

告
会員名簿のホームページへの掲載について

会員の皆様へ
標記会員名簿のホームページへの掲載については、昨年会報 9
月号でお知らせをさせていただきましたが、会員情報の精査に予定以上の日数を要したため、予告させていただいた昨年 10 月 1 日
付での掲載から 2 ヶ月遅れで、本年 1 月にホームページに掲載をさせていただきました。
会員名簿の掲載については、会員の皆様の当協会への加入により、高圧ガスの保安活動への積極的なご参画をいただいていることを広く周知を図る目的で、公開することと致しております。
東京 都高圧ガ ス保安協 会会
ホームページの「公開の窓」から、『東員名簿（公開情報）』をクリックしていただければ、名簿が閲覧できます。ご覧いただいて修正が必要な場合には、ご連絡をいただ
きますよう、よろしくお願い致します。
2023 年 3 月 5 日

公益社団法人2

東京都高圧ガス保安協会

東高保 会報 2023 3 VOL. 666 号
東高保
会報 2023.3 VOL666 号

講 習

冷凍空調保安講習会案内（一社）東京都冷凍空調設備協会と当協会が協賛
冷凍設備からの漏えい事故割合の高止まり、フロン排出抑制法の規制強化を踏まえ、都内事業者の保安レベル向上のため、両協会の共催として標記の講習会を下記の通り開催します。

対象は・冷凍空調事業者 ・冷凍空調工事事業者の方々です。
〇2021 年 11 月、都内では違反事例が公表されました。
〇また、温暖化防止の観点からもフロンの漏えいを止めることが重要課題となっています。
是非この機会に本講習への参加をお勧めいたします。
講習は会場での受講及びオンラインでの参加が可能です。
記
１ 開催日時2023 年 3 月 15 日（水）13：00 受付
講習時間 13：40～16：10
２ 開催場所
タワーホール船堀 ５階大ホール
江戸川区船堀 4-1-1
３ 講習内容① 東京都からのお知らせ
・冷凍設備の違反撲滅と自主保安向上に向けて
・自然冷媒を用いた冷凍冷蔵設備の取扱いについて【講習会会場案内図】② 冷凍空調施設の保安管理について
都営新宿線 「船堀駅」下車
北口出口より徒歩 1 分③ 改正フロン排出抑制法と今後の課題に※車での来場は、ご遠慮願います｡
ついて４ 受講費用会員（当協会または東冷協会員）
3,060 円
非会員
5,090 円
５ 受講申し込み
会場にて対面受講者：ＦＡＸで申込（定員 350）
オンライン受講者 ：当協会ホームページから申込み（両協会に属している会員は、どちらの協会でもお申し込みができます）
６ 受講証の交付
当協会の『受講終了証』を発行
東高保会報
会報
2023.3VOL.666
東高保
2023
3 VOL.
666 号 号

3

公益社団法人

宛先

東京都高圧ガス保安協会
ＦＡＸ
0 3 - 3 8 3 0 - 0 2 6 6

受 講 申 込 書 兼 受 講 票
太線の枠内を記入し、受講料（同一事業所で複数人受講時は一括納付可）をお支払のうえ、お申込みください。
該当項目に☑を入れてください。

講 習 の 種 類

月日

本欄には記入しないでください。

受 講
番 号

会場・対面受講者用

2023 年

R４・第２回 冷凍空調保安講習（3 月 15 日(水）開催）※【ご注意】オンラインでの受講お申し込みには、この用紙は使用しないで下さい。オンライン
利用の皆様は、必ずホームページよりお申し込みください。

事
業所
名部 ・ 課 ・ 係

☐会員(№
☐冷凍空調事業者

当協会の会員・非会員の別分類

事 業 所 所 在 地(〒
所在地) ☐非会員☐冷凍空調工事事業者)

電話(
連絡用のﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

)

FAX

(

姓
（

氏

フ

リ

ガ

ナ

)

＠

名

）

名

・受理印を押印した受講票を返信しますので、FAX 番号は必ず記入してください。
・不明な点があれば、電子メールでも対応します。→webmaster@tokyo-khk.or.jp【 申 込 方 法 】

振込証明書類 貼付欄

申込方法

銀 行 振 込 先

①本頁をコピーし、必要事項を記入する。
②受講料を右欄の銀行に振込む。
＊受講票返信後は，受講料は返金できまでご注意ください。

③振込明細書等の「振込証明書類」のコ
ピーを左欄貼付欄に貼付する。
④本申込書を上記宛先にＦＡＸする。

せんの

三井住友銀行銀座支店
普通預金
口座番号：1477732
口 座 名：公益社団法人
東京都高圧ガス保安協会＊振込手数料は、受講者負担でお願いします。

問い合わせ先公益社団法人東京都高圧ガス保安協会〒113-0033
文京区本郷 5-23-13
タムラビル3階
電 話 03-3830-0252
Ｆ Ａ Ｘ 03-3830-0266

この申込みで収集しました個人情報は、この講習の受付確認等の保安講習に関連した情報提供にのみ使用します。

※講習日当日は、本受講票を受付に提示してください。
※受講された方には、講習終了後「受講修了証」を配布します。
4

東高保会報
会報
2023.3VOL.666
東高保
2023
3 VOL.
666 号 号

講習2022 年（令和 4 年）～2023 年（令和 5 年）度講習会開催予定
講習日程

講

習

の

種

類

定員
(名)

講習会場＊

2023 年3月

15 日(水)第 2 回冷凍・空調事業所保安講習

350

タワーホール船堀

6月

19 日(月)

保安講習「安全な高圧ガスの基礎知識」

140

全国家電会館

7月

検定日
2 日(日)

第三種冷凍機械講習（2023 年度上期）
オンライン講習日：5 月 25 日(木)～6 月 15 日(木)検定日：7 月 2 日（日）192

全国家電会館

8月

4 日(金)

高圧ガス販売事業者保安講習

140

全国家電会館19 日(火)第 1 回冷凍・空調事業所保安講習

140

全国家電会館25 日(月)

第 1 回高圧ガス運送指導員等保安講習

140

全国家電会館未定 日( )

高圧ガス消費者保安講習（東京都・溶材協同組合と共催）

280

未 定

7 日(土)

国家試験対策習（第三種冷凍機械 法令の講習）

48

全国家電会館

31 日(火)第 2 回高圧ガス運送指導員等保安講習

140

全国家電会館

11 月

10 日(金)冷凍空調工事保安管理者講習（基礎講習、付加講習 ）50

東京セミナー学院

12 月

1 日(金)

冷凍空調工事保安管理者講習（保安確認講習、検定試験）

75

東京セミナー学院

2 日(金)
2024 年検定日
2月25 日(日)第 1 回高圧ガス製造者・貯蔵所所有者保安講習

140

全国家電会館

第三種冷凍機械講習（2023 年度下期）
オンライン講習日：未定
検定日：2 月 25 日（日）148

全国家電会館4 日(月)

第 2 回高圧ガス製造者・貯蔵所所有者保安講習

140

全国家電会館

第 2 回冷凍・空調事業所保安講習

350

タワーホール船堀

9月

10 月

3月

未定 日( )会。

（注 1）各講習とも定員になり次第締め切りますので、お早めにお申し込みください。
（注 2）ゴシック体の講習は、「高圧ガス製造保安責任者試験」に係る資格講習です。高圧ガス保安協会（KHK）での申込みになります。KHK のホームページから申込みください。
※

講習によっては、今後の新型コロナウィルス感染症の拡大に伴い、オンライン講習又は定員及び会場が変更になる可能性があります。なお、変更が決まりましたらホームページでもお知らせしますが、東京都高圧ガス保安協会までご確認ください。

東高保 会報会報2023.32023 3 VOL.666
VOL. 666
東高保
号号

5

協会事業のご紹介

令和４年度
第１回 高圧ガス製造者・貯蔵所所有者保安講習会開催される
2 月 3 日（金）全国家電会館 5 階会場において標記講習会が開催されました。
新型コロナ感染症は減少傾向にあるものの会場参加とオンライン併用で行い、会場での参加が 31 名、オンラインでの参加が 25 名、計 56 名の参加がありました。

講習会場におけるリアル参加者

まず、開会に先立ち、東京都高圧ガス保安協会新津 賢二常務理事より挨拶の中で「本講習は高圧ガス保安法第 27 条、従業員に保安教育を施す義務による保安教育の一環として実施する講習です。高圧ガスの取り扱い及び事故事例について詳しく解説がありますのでご清聴ください。また、高圧ガス取り扱い事業者における軽微変更届出等の手続について注意文が出ています。補修や部品交換を行う場合は、法に基づく手続きが必要かどうか確認してください。限られた時間ではあります

新津常務理事が、本日の講習が皆様方の事故防止や保安の一助となりますよう理解していただきたいと思います。
」との話がありました。
講習の最初は東京都環境局環境改善部環境保安課永岡 保行課長代理から「最近の高圧ガス保安行政動向等について」と題し以下の話がありました。
6

東高保 会報 2023 3 VOL. 666 号

東高保 会報.2023.3 VOL.666 号

「事故の発生状況については、東京都への事故報告、高圧ガス保安法等の報告対象事故共に増加傾向となっています。

東京都・永岡課長代理

一方、死亡事故の発生はありませんでした。また昨年に引き続き事故の多くが漏洩事故であり、経年劣化による亀裂やピンホールが原因となっています。事故発生件数は昨年より増加しており事故内容の基本的な傾向は変わっていません。
令和 3 年に発生した二酸化炭素消化設備の噴出漏えいに

東京都・永岡課長代理

よる死亡事故を受け、消防法政省令が改正されています。詳し
くは消防庁 HP で確認をしてください。
地震や台風等による自然災害が多発しており経年劣化対策や整備点検をおろそかにすれば被害の拡大を招きます。これらに対処するため管理自主保安を徹底し保安対策を充実してください。また万が一事故が起きてしまったら応急処置を行った上で東京都に一報をお願いします。
」とのことでした。
最後に大陽日酸(株)関東支社技術部の大住 智幸部長から「高圧ガス製造所・貯蔵所、事故事例等について」と題し、講義がありました。
前半では、最近の事故事例に基づき容器管理の徹底の必要性があること。また、消火設備の事故事例では適正な取り扱いが重要となるとの話がありました。
後半では、「高圧ガス保安法の基礎について」「製造・貯蔵所について」「ガスの物性・特性について」「高圧ガスの危険性について」に関して豊富な資料に基づき詳細な説明があり

大陽日酸・大住智幸部長ました。
また、画像により酸素の断熱圧縮の実験や CE 破裂事故、圧力調整器の取り扱いなど最近の事故例、高圧ガスの威力を示す動画など、画像で分かりやすく説明がありました。

東高保 会報 2023 3 VOL. 666 号

東高保

会報.2023.3 VOL.666 号

7

協会事業報告

２０２２年度 高圧ガス事業所見学会報告～高圧ガス保安協会 総合研究所～
公益社団法人東京都高圧ガス保安協会
12 月 16 日（金）、広報委員会、技術委員会による「2022 年度 高圧ガス事業所見学会」が行われました。見学先の事業所は、町田市忠生 2 丁目 16 番 4 号に所在する高圧ガス保安協会（KHK）総合研究所（以下「総合研究所」と略）です。
例年の見学会はバスをチャーターしての 1 日がかりの見学会でしたが、今回は最寄りの駅である小田急小田原線/JR 横浜線「町田駅」に集合して、路線バスを利用して訪問する形となりました。
１ 総合研究所の概要
総合研究所（外観は写真 1）、町田駅からバスで約 25 分の場所（図 1）にあります。

写真 1 総合研究所の外観

図 1 総合研究所の案内図

研究所の事業内容の詳細については、次の見学会報告の中でご紹介したいと思います。
２ 見学会報告
見学会の参加者は、主催団体である協会の技術委員会及び広報委員会所属の委員のほか、防災委員会、協会の理事などを含めて総勢 18 名でした。
当日は晴天に恵まれ、午後 1 時 45 分に小田急小田原線「町田駅」改札口前に集合。
町田バスセンター3 番乗り場から「町田工業高校前」で降車し、見学先の総合研究所の建物の 1 階会議室にて以下の進行で見学会を行いました。

8

東高保
VOL.666号
東高保 会報会報 2023.3
2023 3 VOL.
666 号

当日のスケジュール
14:00 主催者挨拶 東京都高圧ガス保安協会 専務理事 古川 誠
概要説明
研究所業務紹介（PPT スライド） 総合研究所 佐野 尊所長
14:15 所内施設見学【Ａチーム、Ｂチーム合同説明】 １階 エントランス展示の説明【Ａチーム、Ｂチームに分かれて見学】① ＜１階＞ 試験室Ａ、試験室Ｃ（サイクル・破裂試験装置,材料試験機等）② ＜2 階＞ 解析室（事故解析、複合容器の構造解析等）、検定室（ガス警報器検定）※Ａチームは①→②の順で、Ｂチームは②→①の順で見学
15:30～15:50 質疑応答
15:50～16:00 閉会挨拶、集合写真撮影、解散
冒頭に主催者である当協会の古川 誠専務理事から見学会の趣旨説明と挨拶がありました。古川専務は挨拶で「我々の業務に直結した調査研究や解析をされているとのことで、見学会に大いに期待している」と述べました。

写真 2 開会挨拶の風景

写真 3 古川専務理事

続いて、見学を受け入れていただいた総合研究所の佐野 尊所長から、本日の見学会のスケジュールと研究所の概要についてスライドを用いての説明がありました。

写真 4 佐野所長

写真 5 研究所スタッフ 左から佐野所長、竹花氏、遠藤氏
東高保
VOL.666号
東高保 会報会報 2023.3
2023 3 VOL.
666 号

9

研究所の事業の内容については、パンフレットから以下にご紹介します。

10

東高保
VOL.666号
東高保 会報会報 2023.3
2023 3 VOL.
666 号

東高保
VOL.666号
東高保 会報会報 2023.3
2023 3 VOL.
666 号

11

12

東高保
VOL.666号
東高保 会報会報 2023.3
2023 3 VOL.
666 号

東高保
VOL.666号
東高保 会報会報 2023.3
2023 3 VOL.
666 号

13

14

東高保
VOL.666号
東高保 会報会報 2023.3
2023 3 VOL.
666 号

東高保
VOL.666号
東高保 会報会報 2023.3
2023 3 VOL.
666 号

15

16

東高保
VOL.666号
東高保 会報会報 2023.3
2023 3 VOL.
666 号

佐野所長からは、「当研究所は基礎データの蓄積を目的としており、精力的に実験を行っている。様々な研究開発を第三者機関として行っているのが特色で、データや知見を蓄積し、法令、基準の整備、事故解析等に充てることが目的だ。民間からも研究調査を委託されており、そういう見地において新技術の開発支援も行っていると言える。最終
的には高圧ガスの保安向上と災害防止を目的に活動している」「最近の傾向としては
2050 年のカーボンニュートラルに向けた水素の研究、調査が多い。しかし、高圧水素は金属を劣化させてしまう問題があり、当研究所は、高圧水素下の実験が行える九州大学
や日本製鉄等と連携し、高圧水素に耐えうる材料の探求や基準化を行っている。また当研究所は車載用容器や水素スタンドに置く蓄圧器などの設計支援を行っている」などの説明がありました。
スライド上映の後は 1 階の展示コーナーで、竹花 立美氏より、各種容器や事故事例などの説明が行われました。

東高保
VOL.666号
東高保 会報会報 2023.3
2023 3 VOL.
666 号

17

その後は 2 班に分かれ、1 階の試験室へはヘルメットと軍手を装着して見学を行いました。水圧式内圧試験による破裂試験や、材料の引張、疲労試験などを行うため、試験室は頑丈なコンクリー
トと専用扉で囲われているとのことで、住宅街における実験ということによる近所への配慮を説明。破裂試験は地下ピットで行うため実際に破裂を起こしても事故にはならないような構造になっているが、その厳重さに参加者一同興味深く見学しました。中には半年もの期間を要する実験もあ18

東高保VOL.666号
東高保 会報会報 2023.3
2023 3 VOL.
666 号

るとのことで、試験室の見学は設備の頑丈さや設置されているクレーンなどの様相が印象に残りました。

東高保
VOL.666号
東高保 会報会報 2023.3
2023 3 VOL.
666 号

19

一方、2 階は事故の解析等を行う解析室やガス漏れ警報器の検定試験を行う検定室などがあり、各部屋を順次説明を受けながら巡回し見学を行いました。

約 2 時間の見学後、1 階の会議室に戻って質疑応答が行われ、最後に、1 階の展示コーナーを背景に全員で集合写真を撮った後、散会しました。

20

東高保
VOL.666号
東高保 会報会報 2023.3
2023 3 VOL.
666 号

地域防災だより
令和 4 年度 東京都高圧ガス地域防災協議会冷凍部会中央第一支部
研修見学会報告
中央第 1 支部 山内 宏祐[月島食品工業株式会社]
見学先：JAXA 筑波宇宙センター及びアサヒビール茨城工場（スーパードライミュージアム）
令和 5 年 1 月 27 日(金)に冷凍部会中央第１支部研修見学会が行われました。今回の中央第１支部研修見学会は会員のうち 8 社の企業から 9 名と、公益社団法人東京都高圧ガス保安協会から新津常務理事に御参加いただき、茨城県つくば市の JAXA 筑波宇宙センターと茨城県守谷市のアサヒビール茨城工場（スーパードライミュージアム）を見学させていただきました。
研修見学会の 2 日前に日本列島には過去最大級といわれる寒波が押し寄せ、中央第１支部の会員の事業所も影響を受けた所が少なくない状況でしたが、その対応に追われるなか、なんとか調整して参加していただきました。この日も一昨日からの寒波の影響で気温が上がらず、底冷えのする 1 日となりました。
【研修見学会スケジュール】
8：00～10：00
10：00～11：20
11：30～12：00
12：10～12：40
12：50～13：45
14：00～15：30

貸切バスにて JAXA 筑波宇宙センターへ移動
一般展示の見学
宇宙飛行士養成エリアの見学「きぼう」運用管制室の見学
貸切バスにてスーパードライミュージアムへ移動
スーパードライミュージアム見学【JAXA 筑波宇宙センター】
JAXA 筑波宇宙センターは筑波研究学園都市の一画にあり、1972 年に開設しました。
約 53 万平方メートルの敷地に研究学園都市にふさわしい緑ゆたかな環境と最新の試験設備を備えた総合的な施設で、日本の宇宙開発の中枢センターとしての役割を果たしています。正門近くの「ロケット広場」には約 10年の歳月をかけて開発された純国産のロケットである H-Ⅱロケットの実機が展示されていました。
「ロケット広場」の H‐Ⅱロケット
東高保 会報 2023 3 VOL. 666 号
東高保
会報 2023.3 VOL.666 号

21

全長は 50 メートルもあり、立てた状態にすると 5 階建てのビルと同じくらいの高さになるということでした。この H-Ⅱロケットが開発された当時は世界水準の打ち上げ能力、性能を持っていたということで、日本の技術の高さを感じました。また「ロケット広場」の反対側には展示館「スペースドーム」があり、人工衛星やロケットの模型、宇宙ス
テーションの概要説明や宇宙での船外活動服などが展示してありました。
「スペースドーム」の中には宇宙船や宇宙
ステーションの外での作業を行うための船外

歴代ロケット（模型）活動ユニットが展示されていました。船外活動ユニットは苛酷な環境である宇宙空間で体を守る構造となっており、重力の影響を受けるところでは 120 キログラムもの重量があるということでした。背中には呼吸のための空気や水を供給するための設備が付いていて、この設備のおかげで 7～8 時間の連続作業が可能ということです。
因みに１台あたり、なんと 15 億円もするそうです！！

見学の後半は JAXA のバスで構内を移動し、宇宙飛行士訓練棟と国際宇宙ステーション内の「きぼう」の運用管制室を見せていただきました。宇宙飛行士訓練棟では実際の訓練に使用する設備や、宇宙飛行士が船内などで着用する衣服などを見せていただいたほか、宇宙空間で無重力を利用したいろいろな研究・実験などについて解説していただきました。宇宙空間でどのような実験を行っているのかなど、今まで想像したこともありませんでしたが、小動物を使った重力が老化に係る影響の研究や、レーザー光線を使った新素材の耐久実験などを行っているそうで、私たちの普段の生活にも関わっていると伺いました。

船外活動ユニット

宇宙飛行士訓練施設の模型「きぼう」は高度約 400 ㎞上空に世界 15 か国の協力で建設された人類史上最大の有人宇
宙施設、国際宇宙ステーション（ISS）の中にある日本が開発した実験棟です。微小重力環
境や宇宙放射線など、宇宙の特殊な環境を利用して、様々な技術実証が行われています。
ISS に欠かせない水や食料、実験サンプルや実験装置を ISS に補給するために日本が独自に22

東高保 会報会報2023.32023 3 VOL.666
VOL. 666
東高保
号号

開発した宇宙補給機「こうのとり」は、約 6 トンという世界最大の補給能力を生かし、安全・着実な運用によりミッションを連続成功させ、ISS の運用の根幹を支えているそうです。筑波宇宙センターでは「きぼう」の運用や実験運用、「こうのとり」の運用管制を行っていますが、短い時間でしたが「きぼう」の運用管制室の見学もさせていただきました。
ISS は世界標準時（イギリスのグリニッジの時刻）で運用されており、私たちが見学させていただいた日本時間の 12：00 頃は世界標準時では午前 3：00 に当たるそうで、ISS 内に滞在中の宇宙飛行士は就寝されているようでした。現在 ISS に長期滞在している宇宙飛行士は3 か国から 7 名が選ばれておりますが、今回の長期滞在メンバーには日本人宇宙飛行士である若田光一氏も選ばれているそうです。運用管制室は 8～9 のセクションに分かれていました。見学させていただいたタイミングが ISS の夜中の時間帯であるということで管制官は落ち着いた様子でお仕事されていましたが、本格的に ISS が活動を始める日本時間 22：00 頃には管制スタッフの人数も増え、忙しくなるそうです。また、運用管制室は 3 交代で管制官がシフトされており、不測の事態にも対応できるように準備しているとのことでした。
【スーパードライミュージアム】
私たちは JAXA 筑波宇宙センターを後にして、茨城県守谷市にあるアサヒビール茨城工場

内のスーパードライミュージアムへと移動しました。スーパードライミュージアムは 2023 年
1 月 14 日にリニューアルオープンしたばかりで、約 80 分間の工場見学ではクイズやちょっとしたアトラクションの様な内容が盛り込まれており、楽しく見学することができました。ア
サヒビール茨城工場は 1 日当たり 350ml 缶のスーパードライを約 520 万本も生産することができるそうです。

スーパードライミュージアム

アサヒビール茨城工場の様子

工場の外にはビールの貯蔵タンクがたくさん並んでいました。1 本の貯蔵タンクの中には誰かが毎日 350ml の缶ビールを 1 本ずつ飲んだとすると、飲み干すのに 4000 年以上かかる量のビールが貯蔵されているそうで、茨城工場にはこの貯蔵タンクが 150 本も設置してあるということでした。茨城工場だけで想像もできないほど大量のビールを貯蔵しているということですが、それは私たち消費者がそれだけ多くのビールを消費しているということにもなります。

東高保 会報会報2023.32023 3 VOL.666
VOL. 666
東高保
号号

23

充塡・包装の行程は銘柄や品種ごとに一つのラインとして管理されているそうで、季節による生産量の増減や新製品の販売などにより製造ラインを自由に増減できるように工場の建物内部は柱がない構造としてあり、生産の効率化を図っておられました。
アサヒビールは「ＳＤＧｓ」にも積極的に取り組んでいます。その１例として、アサヒビー
ルとニッカウヰスキーの全工場では、副産物・廃棄物再資源化 100％を達成しています。仕込
み工程で発生する麦芽の殻皮「モルトフィード」
は、発生した副産物・廃棄物の内訳のうち約 80

柱が 1 本もない工場内の様子％を占め、家畜の飼料などとして再利用されています。また、汚泥は有機肥料やたい肥、アルミ屑はアルミ缶や電気製品などに生まれ変わり再び利用されています。さらに、ビールの醸造
後に副産物として残るビール酵母はアサヒグループ食品が製造する胃腸・栄養補給薬「エビオス錠」などの原材料として活用されているなど、環境に配慮した活動をされていました。
見学の最後には、できたての冷たいビールの試飲をさせていただきました。アサヒビー
ルはテレビＣＭなどで「スーパードライは鮮
度にこだわっています」と謳っていますが、工場のできたてのビールは普段私たちが飲んでいるビールより格段においしく感じました。
最後になりますが、コロナ禍にもかかわらず見学をさせていただきました JAXA 筑波宇
宙センター並びにアサヒビール茨城工場の皆様には心より感謝申し上げます。

24

東高保 会報会報2023.32023 3 VOL.666
VOL. 666
東高保
号号

できたてのビール試験関係

高圧ガス国家試験の結果を振り返る（令和 4 年度）
2022 年度（令和4 年度）の高圧ガス製造保安責任者試験等の国家試験は、2022 年（令和4 年）
11 月13 日（日）に実施されました。
その結果（知事試験）が本年1 月5 日（木）にKHK より発表されましたので、KHK のホームペー
ジから全国の結果を転載します。

東高保 会報 2023 3 VOL. 666 号

東高保

会報 2023.3

VOL.666 号

25

東京都だより高圧ガス取扱事業所における軽微変更届等の手続きについて
東京都環境局標記の件について、東京都からお知らせがありましたので、以下に掲載します。

26

東高保 会報会報2023.32023 3 VOL.666
VOL. 666
東高保
号号

経済産業省だより
高圧ガス消費設備の適切な点検実施について（注意喚起）（公社）東京都高圧ガス保安協会

経済産業省産業保安グループ高圧ガス保安室のメールマガジン（令和 5 年 1 月 10 日付）
により、昨年夏に発生した医療用酸素供給途絶（バルブ開け忘れ）による死傷事故発生の状
況説明と注意喚起を関係者に実施する様、各都道府県・指定都市高圧ガス保安担当等向けになされています。
以下に、その発出文を掲載しますので、医療用酸素容器をはじめ高圧ガス消費設備を取り扱う者におかれては、必要な注意喚起をお願い致します。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～「高圧ガス消費設備の適切な点検実施について（注意喚起）」
令和 4 年 8 月 24 日（水）、病院で患者に使用されている医療用酸素容器について、主容器の酸素残量が無くなり予備容器に切替えられたものの、予備容器の元弁が閉止していたことにより、患者への酸素供給が途絶え、患者 1 名が死亡、2 名が重傷となる被害が発生しました。
事故前日に、ガス会社が当該予備容器を交換した際、液取出し弁と放出弁にフレキシブルホースを接続し、配管元弁は開放したが、予備容器の液取出し弁と放出弁自体を開放しておらず、また、容器交換後に点検等を実施したものの、当該容器が「閉」状態となっているにも係わらず、「開」と表示するとともに、異常が無い旨日常点検表に記入していたものです。
高圧ガスの消費については、消費設備の使用開始時・使用終了時の消費施設の異常の有無の点検、1 日 1 回以上の消費設備の作動状況の点検を適切に実施し、異常があるときは、危険を防止する措置を講じることが必要です。また、医療ガスの場合、別紙参考のように適切な安全管理が求められているところです。
引き続き、高圧ガスの消費について、消費設備の適切な点検等にご注意の上、安全に実施
いただきますよう、よろしくお願いいたします。
（参考）
発行元：横浜市健康福祉局医療安全課及び横浜市消防局保安課「医療ガスの安全管理、できていますか？」（添付 PDF）

東高保 会報 2023 3 VOL. 666 号
東高保
会報 2023.3 VOL.666 号

27





医療ガスの安全管理、できていますか？

※病院管理者には医療の安全を確保するための措置を講じることが義務付けられています。
業務を委託した場合も、履行確認を確実に行ってください。
【問題点ᴾ １】ᴾ 医療ガス設備の保守点検を業者任せにしていたため、予備の酸素ボンベのバルブが閉じ
たままであることに気づかずにいた。

ᵮᶍᶇᶌᶒ！ᴾ 保守点検業務の作業責任は委託業者にありますが、患者の安全管理等の責任は病院にあります。保守点検やボンベの交換作業後に、酸素供給が正常にされる状態になってい
るか、病院の職員による履行確認を確実に行ってください。

ᵮᶍᶇᶌᶒ！ᴾ  履行確認については、メーターやバルブの状態など、何をどのように確認すればよい

ᴾか、事前に委託業者と協議し確認項目などを定めてください。


ᴾ 実施責任者は、医療ガスに関する専門知識と技ᴾ 術を有する者（特定高圧ガス取扱主任者等）から選任してくださいӨᴾ
ᴾ【問題点ᴾ ２ᵋᵏ】ᴾԆ具体例ԈӨ Ө・ガスボンベの開放状態の確認方法Ө ԵՌӴボンベの圧力とマニホールドの容器圧力の比較Ө
・点検実務者及び受託業者の相互で立会の確認ができるチェ
ック表の作成Ө などӨ

ᴾ 実施責任者の役割や業務内容が不明確で、勤務日に日常点検のみ行っていた。
 ᵮᶍᶇᶌᶒ！ᴾ 医療ガス安全管理委員会を設置し、医療ガス設備の保守点検業務の施工監理を行う
実施責任者を定めるとともに役割や業務内容は明確にしましょう！
【問題点ᴾ ２ᵋ２】ᴾ
 実施責任者のみで点検等を行っていたため、実施責任者の勤務日（平日）に実施可能な日常点検のみ実施していた。
ᴾᵮᶍᶇᶌᶒ！ᴾ
各点検の点検内容を具体的にし、日常点検は土日祝日も含めて  日  回以上実施！
また、日常的な点検作業を担う点検実務者を設けるなど、点検漏れを防止しながら、結果を実施責任者に報告しましょう。
・マニュアルや点検表等、点検時のやるべき項目を明確化、共通認識とし、点検作業を実施してください。Ө

・すべての点検実務者に対して実務研修を行ってください。Ө

28

東高保 会報 2023 3 VOL. 666 号

黄色の吹き出し・・・通知に基づく項目
水色の吹き出し・・・助言のため御検討ください 【問題点ᴾ ３】ᴾ  マニホールド室内の酸素ボンベ容量低下より警報が発出されていたが、予備ボンベから

 自動的に供給されるとの認識から、マニホールド室やアウトレットからの酸素供給の状況
 確認をしていなかった。 ᵮᶍᶇᶌᶒ！ᴾ

警報音が発出された場合、復旧作業が終了するまでは、アウトレットから患者への酸素供給状態の確認を行い、患者の安全確保をしてください。
酸素供給が途絶した場合の対応
について、業者を交えて検討しԆ具体例ԈӨ Ө
具体的なマニュアルを作成する
Ө ・警報後は、巡回時に酸素の供給が途絶していないか








アウトレットを確認し患者の安全確保Ө ӨӨ ・マニホールド室の確認や、業者や実施責任者への連絡
手順Ө などӨӨなど病院全体で対応方法を決めておきましょう。












【問題点ᴾ ４】ᴾ
医療ガスに係る研修が定期的に行われていなかった。
ᵮᶍᶇᶌᶒ！ᴾ
医療ガスに係る安全管理のための研修は、年１回程度定期的に開催するとともに、安全管理の基本的な考え方と事故防止の具体的方策についての周知、安全に対する認識、正確に業務を遂行する技能、そして、医療チームの一員としての意識向上が目的
です。

















～取り扱うべき研修内容～
・医療ガスに関する構造設備の整備状況、使用する医療ガスの種類、性質及び用途
・医療ガスに係る事故、ヒヤリハット事例及びその防止策
・医療ガスに係る事故、ヒヤリハット事例が発生した場合の対応
・安全に業務を遂行するための留意事項※ ※令和 Ӽ 年 Ԃ 月 ӻԁ 日医政発 ӺԂӻԁ 第 Ԁ 号「医療ガスの安全管理について」Ө
別添４「医療ガスに係る安全管理のための職員研修指針」を参照してください。Ө

令和  年  月  日医政発  第  号「医療ガスの安全管理について」に関する「医療ガスの安全管理について」

ԠӯԋӲ第 ӿ 版ӴについてԸՈՈՄՇԄӹӹՋՋՋӸԳԺՈՍӸՍՃԽՃԸԱՁԱӸՀԷӸԻՄӹԽՉՆԱՇԸԺӹԽԸՈՈՄՇԄӹӹՋՋՋӸԻԺՁԷԱӸՃՆӸԻՄӹՂԵՋՇӹӨԵՂԽՃӷԺՆՍՃӹԺՆՍՃӹԱՂՎԵՂՇԸԺԵՂӹՈՇՉԳԸԺӷԴԵՈԱԺՀӸՄԸՄԉԺԴԇӻӻӼԂӨՆԵՂՆԱԽՉӹԺՁՉӷӨԻՃՉԸՃՉӹӨԺՁՉӼӺӼӺӸԶԺՀԵՇӹӺԂӻԁԮӺԀӸՄԴԶӨ



Ө






東高保 会報 2023 3 VOL. 666 号

29冷凍空調情報
冷凍機からの冷媒漏えい対策及び新規冷媒の取扱いについて
公益社団法人 東京都高圧ガス保安協会
現在、冷媒ガスについては地球温暖化の観点からＨＦＣに代わる適切な冷媒が、ほとんど市場化されていないのが現状です。今後、冷媒ガスについて、協会の冷凍・空調事業所保安
講習や冷凍検査員の訪問時に周知させていただく予定です。

冷凍機からフロンガスを漏らさないでください。
充填する冷媒ガスが近い将来無くなります。
2019 年のモントリオール議定書が改正（キガリ改正）されたことにより、冷凍空調設備に使用される冷媒ガスの内、ＧＷＰ（地球温暖化係数）が高い冷媒は段階的に出荷停止となります。
すでに冷凍空調用の HCFC【ハイドロクロロフルオロカーボン

R22、R123 など】は 2020 年に生産や輸入が中止となり、国内で流通するのは、再生された冷媒のみとなっています。
一方、HCFC に代わる HFC【ハイドロフルオロカーボン

R134a、R404A，R410A、

R32 など】は、現在、製造出荷はされていますが、2
2036 年頃にはキガリ改正に基
づき、出荷される冷媒が以下のように制限されます。
新規に出荷される機器は以下に限定
１

GWP が 10 程度以下の冷媒【HFO（ハイドロオレフィン）、自然冷媒等】２

HFC 冷媒の使用が不可欠な用途で、かつ漏えい防止が徹底されているもの。
HFC に代わる HFO 冷媒は徐々に開発・市販されていますが、以下のような課題があるものもあります。
１

微燃性（若干の燃焼性）があるものもあります。

２

冷媒価格が従来のものに比べ高くなる。

３

冷凍機の大きさが大きくなる

４

配管が太くなる

５

圧力損失が大きくなる

６

暖房時の効率の問題

今後、
2036 年頃までに新しい冷媒や冷凍機が開発される可能性はありますが、まだ上記の課題や種類が限られているのが現状です。

現在の冷凍機の保守点検を日々、しっかり行い、漏えいがないように管理を行ってください。

30

東高保 会報会報2023.32023 3 VOL.666
VOL. 666
東高保
号号

行 政 情 報『水素保安戦略の策定に係る検討会』の取組について
標記について、経済産業省では、以下のような取組を行っていますので、ご紹介します。
第 1 回目から第 5 回目までの開催日程は以下のとおりです。
【第 1 回】2022 年 8 月 5 日【第 2 回】2022 年 9 月 5 日【第 3 回】2022 年 10 月 5 日【第 4 回】2022 年 11 月 28 日
【第 5 回】2022 年 12 月 26 日
この第 5 回検討会で『水素保安戦略の策定に係る検討会報告書-水素保安戦略-（案）』
が取りまとめられてホームページに公開されてますので、全文をお読みになりたい方は以下のサイトをご覧ください。
https://www.meti.go.jp/shingikai/safety_security/suiso_hoan/pdf/005_01_00.pdf
なお、この件に関する問い合わせ先は、経済産業省商務情報政策局 産業保安グループ
産業保安企画室 電話：03-3501-8628 です。
「水素保安戦略の策定に係る検討会の開催について」
令和 4 年 8 月
１．趣旨
気候変動問題への対応の要請、水素利用テクノロジーの進展、業態の融合化・多様な主体の関与、安全利用に対する要請など、水素保安を巡る内外環境が大きく変化する中で、水素保安の全体戦略とサプライチェーン全体を見渡した保安の在り方を検討する観点から、新たに「水素保安戦略の策定に係る検討会」を開催する。
２．基本的な検討事項
水素社会の実現を見据え、水素のサプライチェーンの各段階において、ⅰ）水素保安
規制の現状と課題を整理するとともに、ⅱ）安全の確保を前提としつつ、水素利用に関する規制の合理化・適正化を含め、水素利用を促す環境整備を構築するため、三つの検討の視点から議論を行い、水素保安戦略（以下①～③から構成）を策定する。
① 全体戦略の策定② 水素利用のサプライチェーンにおける具体的な課題等の整理・対応策の検討③ 工程表の策定（三つの検討の視点）
・消費者・地域住民等の安全の確保
・円滑な水素利用を進めるためのサプライチェーン全体を見渡したシームレスな対
応・水素の物理的特性や技術的進展、リスクに応じた対応
３．検討スケジュール
8月5日
第１回検討会：水素保安戦略の考え方に関する議論・事業者ヒアリング①
・これまでの取組
東高保 会報 2023 3 VOL. 666 号

東高保

会報 2023.3

VOL.666 号

31

9月
10 月
11 月頃
12 月頃
2 月頃

第２回検討会：事業者ヒアリング② ・海外の取組紹介
第３回検討会：目指すべき方向性の整理
第４回検討会：課題等の整理・対応策の検討①
第５回検討会：課題等の整理・対応策の検討②・工程表取りまとめ・公表

４．その他
・資料・議事概要の扱い：原則、公開・事務局：産業保安 G 産業保安企画室、みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社

水素保安戦略の策定に係る検討会 委員名簿
＜委員長＞
＜委 員＞
大畑 充
大平 英二

三宅 淳巳 横浜国立大学 理事・副学長

大阪大学大学院 工学研究科 マテリアル生産科学専攻 教授
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 スマートコミュニ
ティー・エネルギーシステム部 ストラテジーアーキテクト
坂田 興
一般社団法人水素エネルギー協会 監事
佐々木 一成 九州大学 水素エネルギー国際研究センター長
白井 康之
京都大学 エネルギー科学研究科 エネルギー応用科学専攻 教授
富岡 秀徳
一般社団法人水素供給利用技術協会（HySUT） 技術部長
原田 文代
日本政策投資銀行 常務執行役員
久本 晃一郎 高圧ガス保安協会 理事
松平 定之
西村あさひ法律事務所 パートナー弁護士
三浦 佳子 消費生活コンサルタント
吉川 暢宏 東京大学 生産技術研究所 教授
吉見 望
デロイトトーマツコンサルティング合同会社 資源・エネルギー・生産財部門
プロセスユニット シニアマネジャー（五十音順・敬称略）＜オブザーバー＞○石油連盟○石油化学工業協会○電気事業連合会○日本ガス協会○日本ガス機器検査協会○水素バリューチェ－ン推進協議会○国土交通省 大臣官房 技術調査課、 総合政策局 技術政策課○厚生労働省 労働基準局 安全衛生部 化学物質対策課○総務省 消防庁 危険物保安室○経済産業省 資源エネルギー庁 新エネルギーシステム課

32

東高保 会報 2023 3 VOL. 666 号

東高保

会報 2023.3

VOL.666 号

新シリーズ

高圧ガス一口メモ
東京都高圧ガス保安協会発行の協会誌『防災』（1966 年創刊号～1990 年
3 月号）のサロン欄に「高圧ガス一口メモ」（1972 年 5 月号～1984 年 5 月号）として高圧ガス関連技術用語を掲載してきたものが『わかり易い高圧
ガスの手引』（写真参照）として発刊されました（初版・昭和 59 年 10 月
31 日）。
今回、会報の新シリーズとしてあらためて法令用語も含めて「高圧ガス一口メモ」の連載を始めたいと思います。
会員の皆様からも、取り上げて欲しい用語などがありましたら、編集部
まで FAX もしくはメールでお知らせくださるようお願いします。
会報担当編集部 藤原 FAX：03(3830)0266
広報担当
Mail：fujiwara@tokyo-khk.or.jp～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

10 不燃性、可燃性、支燃性
高圧ガスをその燃焼特性により分類すると、表１のように、不燃性ガス、可燃性ガス,、支燃
性ガスに区分されます。
表１ 高圧ガスの燃焼性による分類
性 状

定

義

代表的なガス種

不燃性ガス

そのガス自身も燃焼しないし、他の物質を燃焼させる性質を持たないガス

窒素、二酸化炭素、アルゴン、ヘリウムなど

可燃性ガス

空気中又は酸素中で燃えるガス。具体的には、
高圧ガス保安法の各規則及び告示で定義されている。

水素、アセチレン、プロパ
ン、アンモニア、モノシラ
ンなど

支燃性ガス

そのガスが存在する場合に、他の物質を燃焼させることができるガス

酸素、空気、塩素など

１ 不燃性ガス
不燃性ガスは、表１の定義にあるように、「そのガス自身も燃焼しないし、他の物質を燃焼させる性質を持たないガス」で、高圧ガス保安法の一般高圧ガス保安規則第 2 条第 1 項第 4 号に不活性ガスと定義されていて、ヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラド
ン、窒素、二酸化炭素又はフルオロカーボン（可燃性のものを除く。
）が代表的なガスです。
主な不燃性ガスの種類とその性状等について以下に記します。
東高保
2023.3VOL.666
東高保 会報会報 2023
3 VOL.
666 号 号33１）窒 素窒素は、空気中に 78％含まれている。工業的には、空気液化分離法、すなわち、空気を液化して酸素、窒素等の沸点の差を利用して精留、分離して製造している。又、ＰＳＡ（圧力スイング吸着）法あるいは分離膜法でも製造されている。圧縮ガス又は液化ガスの状態で運搬される。
２）アルゴン
アルゴンは空気中に約 0.93％含まれている。工業的には、空気液化分離法、すなわち、空気を液化して酸素、窒素、アルゴンの沸点の差を利用して、アルゴン濃度の高いガス（粗アルゴン）を取り出し、さらに精製、精留して製造する。圧縮ガス又は液化ガスの状態で運搬される。
３）炭酸ガス
炭酸ガスは、天然に広い範囲で存在し、空気中には約 0.03％、海水中には約 0.06％含まれている。天然炭酸ガス、発酵ガス、コークスの燃焼ガス、アンモニア合成、石油精製及び製鉄用排ガスを原料とし、これを精製して製造する。液化炭酸ガスを急激に気化させると、固体炭酸（ドライアイス）となる。液化ガスの状態で運搬される。
４）希ガス
希ガスは、周期律表０族に属するガスで、ヘリウム、ネオン、クリプトン、キセノン等の総称である。全て 1 原子分子で、化学的に安定（キセノンはフッ化物を形成する。
）しており、不活性ガスである。
これらのガスは、空気中に少量ずつ含まれており、ヘリウム以外は空気の液化分離精製により製造される。ヘリウムは、工業的にはヘリウムを含む天然ガスから抽出、精製されており、我が国では、液化ガスの状態で輸入している。一般的には、圧縮ガスの状態で運搬される。
５）フルオロカーボン
フルオロカーボンとは、フッ化塩化炭化水素（Chlorofluoro Hydorocabon）の我が国の総称
で、メタンやエタン等の炭化水素中の水素の一部又は全部をハロゲンで置換したもののうち、フッ素を含むものをいう。
フルオロカーボンの製造は、実験室的には、金属フッ化物をフッ素化剤に用いる方法や電解フッ化法等もあるが、工業的には、塩化炭化水素を液相又は気相で種々の触媒存在下で無水フッ酸を作用させ、ハロゲン置換により製造することが多い。液化ガス（フルオロカー
ボン 14 は圧縮ガス）の状態で運搬される。
フルオロカーボンの中には、フルオロカーボン 142b やフルオロカーボン 152a のように可燃性のガスもある。
２ 可燃性ガス
可燃性ガスとは、一般高圧ガス保安規則等で定義されている下記のアクリロニトリル等の 39
種のガス（「掲名ガス」という。
）及び次のイ又はロに該当するガスをいう。ただし、フルオロ
カーボンのうち燃焼性がわずかにあるが、温暖化係数が低いＨＦＯ1234yf 及びＨＦＯ1234ze は「特定不活性ガス」として除かれている。
ただし、フルオロカーボン 152a については、一般高圧ガス保安規則及びコンビナート等保安規則には定義（掲名）されていないが、容器保安規則には可燃性ガスとして定義（掲名）され
ている。
34

東高保
2023.3VOL.666
東高保 会報会報 2023
3 VOL.
666 号 号

【掲名ガス】アクリロニトリル、アクロレイン、アセチレン、アセトアルデヒド、アルシン、
アンモニア、一酸化炭素、エタン、エチルアミン、エチルベンゼン、エチレン、塩化エチル、塩化ビニル、クロルメチル、酸化エチレン、酸化プロピレン、シアン化水素、シクロプロパ
ン、ジシラン、ジボラン、ジメチルアミン、水素、セレン化水素、トリメチルアミン、二硫
化炭素、ブタジエン、ブタン、ブチレン、プロパン、プロピレン、ブロムメチル、ベンゼン、
ホスフィン、メタン、モノゲルマン、モノシラン、モノメチルアミン、メチルエーテル、硫
化水素【その他ガス】次のイ又はロに該当するもの（フルオロカーボンであつて経済産業大臣が定めるものを除く。＊1）
イ 爆発限界（＊2）（空気と混合した場合の爆発限界をいう。以下同じ。
）の下限が 10 パーセ
ント以下のものロ 爆発限界の上限と下限の差が 20 パーセント以上のもの＊1 「フルオロカーボンであって経済産業大臣が定めるもの」とは、次に掲げる基準のいずれにも適合するフルオロカーボンとされている（製造細目告示第 1 条）。
一 爆発限界の下限が 3.5％を超えること。
二 燃焼熱が 19000kJ/kg 未満であること。
三 温度 23 度、圧力 0 パスカルにおける試験時に最大燃焼速度が 10cm/秒以下であること。
この規定により、燃焼性がわずかにあるが、温暖化係数が低いＨＦＯ1234yf 及びＨＦＯ
1234ze は「特定不活性ガス」として除かれている。
＊2 「爆発限界」の測定方法については、,高圧ガス保安法の各省令（一般高圧ガス保安規則等）の通達で示されている（令和 3 年 4 月 23 日通達改正）。
なお、先の掲名ガスの中に液化石油ガス保安規則（液石則）の適用を受ける液化石油ガスはないが、これは液化石油ガスが液石則で可燃性ガスとして規制され、特に用語として指定する必要がないためとされています（高圧ガス保安協会『高圧ガス・液化石油ガス法令用語解説
第 5 次改訂版』）。
主な可燃性ガスの種類とその性状等について以下に記します。
１）アセチレン（溶解アセチレン）
アセチレンは、ほとんどがカーバイド法、すなわち、カルシウムカーバイドに水を注ぎ、アセチレンガスを発生させる方法によって製造されている。
その他にメタン分解法、ナフサ分解法によるものがある。アセチレンは、三重結合をもつ不飽和炭化水素で化学反応性に富んでおり、圧縮状態では自己分解（炭素と水素に分解する。
）
を起こしやすく,この分解反応は燃焼反応と同様に発熱反応で、爆発に移行し危険である。
溶解アセチレンは、容器中に多孔質物を均等に充塡し、それに浸潤させたアセトン、ジメ
チルホルムアミド（ＤＭＦ）にアセチレンを圧縮、溶解させてあり、加圧下での安定性を高めている。なお、アセチレンに臭気があるのは、含まれている不純物によるものである。圧
縮（溶解）ガスの状態で運搬される。
２）水 素
一般に供給されている水素は、水又は塩水の電気分解によって製造するか、製鉄、石油精
製、化学工場の排ガスを原料として精製、製造される。圧縮ガス又は液化ガスの状態で運搬される。
東高保
2023.3VOL.666
東高保 会報会報 2023
3 VOL.
666 号 号35

３）液化石油ガス
液化石油ガスは、英語の Liquefied Petroleum Gas の頭文字をとってＬＰＧと呼んでいる。
法による液化石油ガス（ＬＰＧ）の定義は、炭素数 3 又は 4 の炭化水素を主成分とする液化ガスをいい、主成分としては、プロパン（Ｃ ３ Ｈ ８ ）、プロピレン（Ｃ ３ Ｈ ６ ）、ブタン（Ｃ４Ｈ１０）、1-ブテン（Ｃ４Ｈ８）、ブタジエン（Ｃ４Ｈ６）等である。
液化石油ガスは、常温、常圧では気体であるが、加圧するか冷却すれば容易に液化するので、通常は液化ガスの状態で運搬される。
液化石油ガスは「液石則」の適用を受けるが、精製過程等におけるプラント内に存在するものは「一般則」の適用を受ける。
また、一般消費者等（民生用）の燃料として生活の用、業務用等に供する液化石油ガスは、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」（液化石油ガス法）の規制を受けており、この液化石油ガス法では、プロパン、ブタン及びプロピレンを主成分とするものを液化石油ガスと定義している。
３ 支燃性ガス
支燃性ガスとは、表 1 の定義にあるように、「そのガスが存在する場合に、他の物質を燃焼させることができるガスのことです。
高圧ガス保安法では支燃性ガスの定義はなく、法令上もこの用語は使用されていません。
支燃性ガスの最も代表的なガスは酸素で、空気もその約 21％が酸素であることから支燃性ガスとされています。その他には、塩素、フッ素、亜酸化窒素、酸化窒素、二酸化窒素などが挙げられます。
ＧＨＳ（Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemixals：化学品の分類及び表示に関する世界調和システム）では、支燃性/酸化性ガスの定義について、「一般的には酸素を供給することにより、空気以上に他の物質を発火させる、または燃焼を助けるガス」
としています。
以下に代表的な支燃性ガスを取り上げます。
１）酸 素
酸素は、空気中に約 21％存在している。工業的製法は、空気液化分離法と水の電気分解法がある。現在は、ほとんど空気液化分解法、すなわち、空気を液化して酸素、窒素等の沸点の差を利用して精留する方法で製造している。また、ＰＳＡ（圧力スイング吸着）法でも酸素ガスの製造が行われ、分離膜を用いて酸素含量を増やすことも行われている。圧縮ガス又は液化ガスの状態で運搬される。
２）空 気
地球は、厚い層をなした気体で表面が包まれている。これを大気といい、その下層部分を構成している無色透明な気体を空気という。大気は、地球表面から離れるにつれて次第に組成も変わってくる。最近は、清浄で高乾燥の空気を要求されることがあるが、その場合は、酸素ガスと窒素ガスを混合して合成空気をつくる場合が多い。圧縮ガスの状態で運搬される。
３）亜酸化窒素
亜酸化窒素は、「笑気ガス」又は「一酸化二窒素」ともいう。製法は、硝酸アンモニウムの熱分解法又はアンモニアの直接酸化法によって製造される。液化ガスの状態で運搬される。
手術用麻酔剤や原子吸光分析用助燃剤として使用される。
36

東高保
2023.3VOL.666
東高保 会報会報 2023
3 VOL.
666 号 号

４）塩 素塩素は、塩水の電気分解によって、か性ソーダ、水素とともに製造される。電解法は、大別してイオン交換膜法と隔膜法がある。
電解槽から発生した塩素ガスは、温度が高く水分を含んでいるため、冷却器を通して大部分の水分を除去し、さらに濃硫酸を循環する脱水乾燥塔を通してほとんどの水分を除去する。
この乾燥塩素を圧縮し、冷却すると液化塩素が得られる。液化ガスの状態で運搬される。
塩素は、毒性ガスにも分類されている。
５）フッ素
フッ素は、蛍石や燐鉱石等の中に含まれており、その化合物にはフッ化水素、フッ化カリ
ウム、フッ化カルシウム等がある。製法は、フッ化水素とフッ化カリウムの混合物を融解温度付近で電気分解して造る。圧縮ガスの状態で運搬される。
フッ素（高圧ガス保安法上の用語はふっ素）は、毒性ガスにも分類されている。

東高保
2023.3VOL.666
東高保 会報会報 2023
3 VOL.
666 号 号

37

保 安事 故 事 例
フロンガス（R134a）漏えい事故
発生日時
発生場所
発生施設

2021 年 8 月 2 日（月）石川県能美市貯蔵所 溶接容器

災害現象
取扱状態
人的被害

漏えい（フルオロカーボン 134a）
容器屋外存置中なし【事故状況】
容器を、直射日光の当たる屋外に置いていたため、外気温の上昇により溶栓式安全弁が作動し、フルオロカーボン 134a が漏えいした。
以下、事故の概要を時系列で記す。
2020 年
11 月
事業所は、顧客からフルオロカーボン 134a（20 リットル容器、300 本）を確保し、供給するように依頼を受けた。
2021 年
2 月
事業所は、フルオロカーボン 134a（20 リットル容器、300 本）
を、ガスメーカに依頼した。
ガスメーカは、依頼された量のフルオロカーボン 134a を確保できるが、一括納品が条件になると、事業所に回答した。
ガスの納品は、通常、ユーザ直送になるため、事業所は、一括納品が条件になることを顧客に伝えた。
しかし、顧客から、保管場所がないため、事業所で保管して欲し
いと依頼された。
3 月 30 日 事業所は、顧客の依頼に応じ、フルオロカーボン 134a を事業所で保管することを決めた。
事業所は、ガスメーカと打合せを行い、一括納品ではなく、3 月と 4 月の 2 回に分けて納品することを決めた。
事業所は、顧客と打ち合わせを行い、9 月までに全量納品することを決めた。
事業所は、納品されたフルオロカーボン 134a を、許可を受けた貯蔵庫と貯蔵庫裏の屋外の 2 箇所で保管することを決めた。
ガスメーカは、フルオロカーボン 134a（20 リットル容器、150 本）を、事業所に納品した。
事業所は、貯蔵庫に 30 本、貯蔵庫裏の屋外に 120 本を保管した（図 1 参照）。
4 月 7 日 ガスメーカは、残りのフルオロカーボン 134a（20 リットル容器、150 本）を、事業所に納品した。
事業所は、すべてを貯蔵庫裏の屋外に保管した（屋外の保管本
数は、合計 270 本）。
6 月9日
事業所は、屋外に保管していた容器 20 本を出荷し、顧客に納品

事故概要

38

東高保 会報会報2023.32023 3 VOL.666
VOL. 666
東高保
号号

した。
事業所は、屋外に保管していた容器 29 本を出荷し、顧客に納品した。
8 月 2 日（月）16 時 00 分頃 事業所の作業員が、出荷作業中、充塡されているはずの容器が軽いことに気付いた。
事業所は、容器の溶栓式安全弁から、フルオロカーボン 134a が漏えいしていることを確認し、行政に通報した。
事業所は、容器の重量を確認し、明らかに軽い容器 190 本はそのまま屋外に、残りの容器 31 本は貯蔵庫へ移動して、保管した（図 2 参照）。
8 月 26 日
事業所は、貯蔵庫に移動させた容器 31 本を計量し、規定充塡重
量を満たさない容器 1 本を確認した。
事業所は、この容器 1 本と明らかに軽かった容器 190 本（合計191 本）を、ガスメーカに返却した。
7 月 30 日【事故原因】① 事業所の所長と営業担当者は、顧客の依頼に応じ、フルオロカーボン
134a（20 リットル容器、300 本）を事業所で保管することを決めたと
き、行政の許可を受けた第一種貯蔵所の貯蔵量を超えることを認識していた。
② 一方で、多くの従業員は、高圧ガスの貯蔵に関する教育を受けておらず、貯蔵許可を受けた範囲、高圧ガスの種類、貯蔵量など把握していなかっ東高保 会報会報2023.32023 3 VOL.666
VOL. 666
東高保
号号

39

た。
③ 数か月でユーザに納品することを前提に、貯蔵庫に貯蔵できない容器を、
第一種貯蔵所の許可範囲外にある場所（直射日光があたる屋外）に貯蔵した。その結果、夏場の外気温上昇により、容器の溶栓式安全弁が作動し、フルオロカーボン 134a が大気中に漏えいした。
④ 容器の入出荷管理は、伝票管理のみであった。貯蔵庫内の状況確認、貯蔵量の管理などは、行われていなかった。
【再発防止対策】① 行政の許可を受けた貯蔵量を超える高圧ガスの容器を、事業所に入荷しない。貯蔵量は、新たに作成した「ボンベ庫貯蔵管理表」により、管理する。
② 事業所の貯蔵量を超える依頼を受けた場合は、社内の別事業所に貯蔵場所を確保する。貯蔵場所を確保できない場合は、依頼を受けない。
③ 上記①と②を確実に実施するため、「高圧ガス貯蔵庫・倉庫管理ワークフ
ロー」を定め、従業員へ周知した。
④ 貯蔵庫に柵を設け、床に白線を引き、高圧ガスの種類ごとの貯蔵区画を設けた（図 3 参照）。

⑤ 貯蔵庫の壁に、貯蔵区画の考え方、貯蔵可能な容器の本数、容器の並べ方などを掲示した（図 4 参照）。

40

東高保 会報会報2023.32023 3 VOL.666
VOL. 666
東高保
号号

⑥ 担当者は、貯蔵庫の日々点検、整理整頓、清掃などを行い、高圧ガスの貯蔵を適切に行う。
⑦ 所長、副所長、支店長は、貯蔵庫を定期的に点検し、高圧ガスの貯蔵が適切に行われていることを確認する。
⑧ 上記⑥と⑦を確実に実施するため、「高圧ガス容器・薬品・危険物保管ルール」
を定めた。
① 高圧ガスを取扱う事業所として、法令遵守は当然のことであり、営利優先の考えは改める必要がある。
② 貯蔵量を超える保管を認識したうえでの受け入れであり、事故が発生しなければ、同じ行動が繰り返された可能性がある。貯蔵許可を受けた範囲、高圧ガスの種類、貯蔵量などは、担当者のみではなく、全従業員に周知徹底させる必要
教
訓がある。
③ 高圧ガスが充塡された容器を直射日光が当たる屋外に貯蔵した場合、温度が上昇し、内圧が高くなり、安全弁からガスが漏えいする。安全弁が作動しなければ、容器が破裂する。高圧ガスが大量に漏えいすれば、人と環境に危害をもたらす。高圧ガスを容器で貯蔵する事業所は、高圧ガスの漏えいがもたらす危険性を再認識する必要がある。
（出典：高圧ガス保安協会「高圧ガス事故概要報告」20231-352）

東高保 会報会報2023.32023 3 VOL.666
VOL. 666
東高保
号号

41

ヒヤリハットからはじめよう

！

内

容

液面調節計フロートの錆付きによる動作不良状況

液化酸素の貯槽に設けた散水設備の試運転を実施したとき、散水ノズルから水が出なかった。散水用の水槽を点検したところ、給水用液面調節計のフロートが錆付いて動かなくなっていた。

想
定
される
事故等

・設備の温度上昇や火災の拡大を防止することが不可能

概略図

対 策

・液面調節計の定期点検
・液位低下の警報器の設置（出典：東京都環境局「ヒヤリハットからはじめよう高圧ガス事業所の自主保安活動」【事例-9】より

42

東高保 会報会報2023.32023 3 VOL.666
VOL. 666
東高保
号号

り

～高圧ガスの相談室～

窒素、アルゴンの販売を予定していますが、販売主任者の選任が必要ですか。

≪回答≫
窒素、アルゴンを販売する場合には、販売事業の事前の届出（事業開始の 20 日前まで）を販
売所ごとに行う必要があります。ただし、窒素、アルゴンの不活性ガスのみを販売する場合は、販売主任者の選任は必要ありません。一方、不活性ガス以外の酸素や水素などの可燃性ガスを取り扱う場合には、販売所の区分に応じて、販売主任者を選任しなければなりません（高圧ガス保安法第 28 条第 1 項、一般高圧ガス保安規則第 72 条）。
なお、販売主任者は甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状、乙種機械責任者免状又は第一種販売主任者免状の交付を受け、高圧ガスの種類ごとに６ヶ月以上の経験を有する者から専任することとされています。

注 意
販売主任者には第一種販売主任者免状の交付を受けた者以外に一般則第72条に定められた製
造保安責任者免状の交付を受けた者であれば専任することが出来ますが、丙種化学責任者免状（特別・液石）の場合には選任することはできません。又、いずれの場合にも、高圧ガスの種類ごとに6 ヶ月以上の容器を取扱う販売又は製造についての経験を有していなければなりません。
＜参 考＞
高圧ガス保安法第 28 条第 1 項
第 28 条 販売業者（経済産業省令で定める高圧ガスを販売する者に限る。第 34 条において同じ。
）は、販売所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、製造保安責任者免状
又は高圧ガス販売主任者免状（以下「販売主任者免状」という。
）の交付を受けている者であって、経済産業省令で定める高圧ガスの販売に関する経験を有する者のうちから、高圧ガス販売主任者（以下「販売主任者」という。
）を選任し、第 32 条第 7 項に規定する職務を行わせなければならない。
一般高圧ガス保安規則第 72 条
第 72 条 法第 28 条第 1 項の経済産業省令で定める高圧ガスは、アセチレン、アルシン、アンモニア、塩素、クロルメチル、五フッ化ヒ素、五フッ化リン、酸素（スクーバダイビ
ング呼吸用のガスであって、当該ガス中の酸素の容量が全容量の 40 パーセント未満のものを除く。以下この条において同じ。
）、三フッ化窒素、三フッ化ホウ素、三フッ化リン、シアン化水素、ジシラン、四フッ化硫黄、四フッ化ケイ素、ジボラン、水素（圧縮水素を燃料として使用する車両に固定された燃料装置用容器に充塡する圧縮水素（以下この項において「車両用圧縮水素」という。
）の販売に係る保安に関する業務の管理を適切に実施できる体制が整備されている圧縮水素スタンドにおいて販売される車両
用圧縮水素を除く。以下この条において同じ。
）、セレン化水素、ホスフィン、メタン、
モノゲルマン及びモノシランとする。

東高保 会報 2023 3 VOL. 666 号

東高保

会報 2023.3

VOL.666 号

43協会だより

委○
員○
会○
等○
開○
催○
報○
告
○

○ 広報委員会
日 時：2023 年 2 月 16 日（木） 15：00～17：00 ハイブリッド形式で開催
場 所：協会会議室
議 題：会報（3 月号）編集の件 ほか◎協会日誌（2023 年 1 月 1 日～2 月 28 日）
2 月 3 日 第 1 回高圧ガス製造者・貯蔵所所有者保安講習（全国家電会館）
6～8 日 2022 年（令和 4 年）度下期 第三種冷凍機械法定資格講習（全国家電会館）
26 日 第三種冷凍機械検定試験（全国家電会館）

お詫びと訂正
1・2 月号の奥付に掲載の広報委員会委員に誤記がありましたので、お詫びして訂正します。
（誤）委員長 三木 健（正）泉 智～ 協会からのお願い (社名変更等があったときのご連絡) ～協会会報･講習案内等の郵便物を確実にお届けするため、社名変更等、下記枠内の事項に変更があったときは、お手数ですが、事務局まで FAX にてお知らせください。
なお、FAX 用紙は、当協会ホームページ（www.tokyo-khk.or.jp）の会員専用ページに掲載
しています「「会員情報内容変更通知書」をダウンロードし、ご使用ください。
又は、下記事項を記載し FAX してください。
FAX 番号：０３－３８３０－０２６６

通知お願いの変更事項① 社名変更
④ 冷凍能力変更

44② 住所(表示) 変更(〒)⑤ 組織名称変更③ 電話･FAX 番号変更
⑥ 担当者異動⑦ その他

東高保 会報 2023 3 VOL. 666 号

棟高保

会報 2023.3

VOL.666 号

協○
会○
か○
ら○
の○
ご○
案○
内
○
測定機器の貸出しについて協会では、以下の測定機器の貸出しを行っています。利用されたい方は、当協会の担当者（小石川）にお問い合わせの上、お申込みいただくようお願いします。
■測定器の種類及び保有台数（１） 理研簡易ガスリークチェッカー SP-220F（フロンガス用） 5 台※詳細な情報は、理研ＨＰをご参照ください。
http://www.rikenkeiki.co.jp/（２）PD51 形 重錘型圧力計 長野計器製
4台※収納 BOX（寸法 400W×615L×350H 重量約 9kg 総重量は 25kg 位です）
※詳細な情報は、長野計器ＨＰをご参照ください。
http://www.naganokeiki.com/public_html/index.php■貸出し条件（１）貸出し料金
会員：無料
非会員：3,000 円（２）貸出期間①理研簡易ガスリークチェッカー
1 週間②PD51 形 重錘型圧力計
2 週間※重量がケースを含めて 25kg 近くありますので、運搬は車でないと無理です。

東高保 会報会報2023.32023 3 VOL.666
VOL. 666
東高保
号号

45

東京都高圧ガス保安協会発行図書のご案内 新

刊

フ

１
ま

定価３，１００円（税込み）
購入冊数：部

定価３，３００円（税込み）
購入冊数：部「支払証明書」貼付場所
購入方法（太線内を記入する。）
１．上記金額を三井住友銀行銀座支店（口座名：公益社団法人東京都高圧ガス保安協会）、普通
口座番号：1477732）へ振込み、振込証明書のコピーをこの貼付場所にのり付けする。
２．本紙を下欄の FAX 番号へファックスする。（FAX が協会に届き次第発送します）。
３．振込手数料及び送料は、申込者負担です。送料は 1 冊の場合、関東内陸地域は 550 円、その他の地域及び 1 冊以上のときは、事前に連絡先までお問合せください。☎03（３８３０）０２５２

ＦＡＸ：03-3830-0266
46

東高保 会報 2023 3 VOL. 666 号

『高圧ガス周知文書』（クリアファイル A4）
当協会と東京都高圧ガス溶材協同組合では、可燃性ガス、特定不活性ガス、酸素、三フッ化窒素用高圧ガスの移動基準遵守徹底のため、あらたに周知文書を作成しました。
（10 部以上の場合は 1 部１５０円）【送料別料金】で頒布し１部２００円（消費税込）
ますので、協会までお申し込みください。

「支払証明書」貼付場所
購入方法（太線内を記入する。）
１．上記金額を三井住友銀行銀座支店（口座名：公益社団法人東京都高圧ガス保安協会）、普通
口座番号：1477732）へ振込み、振込証明書のコピーをこの貼付場所にのり付けする。
２．本紙を下欄の FAX 番号へファックスする。（FAX が協会に届き次第発送します）。
３．振込手数料及び送料は、申込者負担です。送料は 1 部の場合、関東内陸地域は 550 円、その他の地域及び 1 冊以上のときは、事前に連絡先までお問合せください。☎03（３８３０）０２５２

東高保 会報 2023 3 VOL. 666 号

47

協会ステッカーを発行しています
東京都高圧ガス保安協会では、「当協会の普及を図り、会員であることのステータスの向上を図る」ことを目的として、車両などに貼付するステッカーを会員からの応募により決定し、発行することとしました。

ステッカーの作者は、株式会社ガス研代表取締役の加藤 隆治氏です。このデザインのコンセプトは、・当協会のフルネームを表記し、会員であることを明確にした。
・背景のブルーは車両に貼付したとき目立つこと。
・高速道路標識でもブルーが基調となっていること。
・斜め軸はガスボンベの色をイメージしていること（例えば、黒は酸素、褐色はアセチレン、
赤は水素、緑は炭酸ガス、白はアンモニアなどです。
）◎価格：普通判（乗用車タイプ）１枚

シール式・マグネット式とも８８００円（税込）
大判（大型車タイプ）（マグネット式のみ） 1 枚 １１００円（税込）【ご注意いただきたい事項】※ お申込みからお手元に届くまで少し時間がかかる場合があります。
※ 商標登録については現在手続きを進めています。

今後、東京都、警視庁等の行政官庁、関係団体に対しては広く周知を図っていきます。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

協会ステッカー申込書
ステッカーの種類

定価（税込）

ステッカー普通判【シール】
ステッカー普通判【マグネット】
ステッカー大判【マグネット】
送
料
合
計
お
申
込
者

(ﾌﾘｶﾞﾅ）
氏 名
又は法人名

FAX：03-3830-0266
枚 数

８００円
８００円
１１００円

金 額

枚
枚
枚
枚

会員番号
電話番号

ＦＡＸ

〒
お
届
け
先

48

都・県

住 所
氏 名
又は
担当者名

円
円
円
円
円

（法人の場合は部署名までご記入願います。お申込者と同じ場合は記載不要です。）

東高保 会報 2023 3 VOL. 666 号

と。

高圧ガスに関する質問、会報への要望はありませんか
会員各位 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
協会では、会報を購読していただいている皆様から、普段、高圧ガスに関連する事業に従事しておられる中で、高圧ガス保安法令に関する疑問や役所への各種申請や届出の方法、あるいは保安教育やヒヤリハット対策などについての疑問や質問あるいは改善事例等の提案等について、できるだけ情報を共有して参りたいと思います。
いただいた質問等については、会報に毎号掲載している「高圧ガスの相談室」欄への掲載や、このお問合せコーナーに随時掲載して参りたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。
なお、お問い合わせは会報の奥付に掲載の電話、FAX、メールあるいはホームペー
ジのお問い合わせコーナーからお願いします。
公益社団法人東京都高圧ガス保安協会【自由記入欄】

会報に広告を掲載しませんか
広告掲載要項

会報サイズ・・・・B5
発行部数・・・・1,5２0 部
掲載場所・・・・目次前頁若しくは奥付次頁■広告料金（モノクロ、カラーとも同一料金です）◆年 10 回掲載・・・・￥１８７,０００円（税込み）◆年６回掲載・・・・￥１１０,０００円（税込み）※企業ロゴ、写真、イラスト使用可。ただし、デザイン作成依頼の場合には、別途料金 \5５,000 円（税込み）をいただきます。
■広告料振込先
三井住友銀行 銀座支店
口座名：公益社団法人東京都高圧ガス保安協会 普通預金 口座番号：1477732○広告データ・版下をお持ちの場合
データは PDF、ワード、エクセル、JPEG であれば掲載可能です。下記メールアド
レスにご送付ください。
※いただいたデータは紙面掲載状のサイズ等の制約から,若干のデータ修正（サイズ変
更、色調等）をする場合があります。
○広告データ作成が必要な場合
広告に掲載したい内容、写真等を下記 FAX またはメールアドレスにご送付ください。広告データを作成します。作成後、内容・デザイン等のご確認は担当者よりご連絡いたします。

お問合せ
公益社団法人 東京都高圧ガス保安協会〒113-0033 文京区本郷 5-23-13 タムラビル 3 階☎03-3830-0252 FAX03-3830-0266
ホームページアドレス https://www.tokyo-khk.or.jp
メールアドレス webmaster@tokyo-khk.or.jp
東高保 会報 2023 3 VOL. 666 号
東高保

会報 2023.3

VOL.666 号

49都内では虎ノ門、渋谷、品川、そして問題となっている外苑地区など、様々な場所で再開発事業が施工され、各地区とも高さ 200ｍを超える高層ビルの建設が予定されています。その周辺では日々多くの工事車両が往来し、建設機械の槌音が途絶えることはありません。
立ち止まって考えると、都内の人口は昨年度は転入が転出を上回ったとはいえ、元々の人口動態推計では 2025 年の 1398 万人をピークに減少傾向になり 2060 年には 1173 万人程度になると予測されています。しかもその30％以上が 65歳以上の高齢者です。すなわち生産年齢人口は現在においてもすでに減少傾向にあり、人口減少と相まって減少が加速されます。
さらにコロナで加速された在宅勤務や営業の形態変化により都内への通勤は減少する見込みです。要するに今後 40 年程度を考えたとき、そんなに都内には住宅もオフィスもいらなくなる
わけで、なぜ、高層ビルが増えなければならないのでしょうか？
加えて言うなら、工事期間に発生する工事中の排ガスやＣＯ２の排出は莫大であり、特に工事用重機は自動車と比較し省エネ型や排ガス規制は一歩も二歩も遅れています。住宅に太陽光パ
ネルへの設置が義務化されましたが、その効果と比較し再開発工事中のＣＯ２排出量はどのように評価されているのでしょうか？
さらに将来的にこれらの高層ビルにオフィスや住人が埋まらない可能性があるわけですが、施主側では、外国籍企業などの誘致を考えているのでしょうか？東京が多国籍化することは反対ではありませんが、日本企業の競争力が落ちている現在、本来の姿ではありません。
以前、東京都には東京の将来像を描く青写真がありました。今、そうした構想は見えず、単にスポットごとに古い町並みや緑を改変し再開発という名目で、無計画に各企業の思惑のまま高層ビルが建設されている感じがします。もはや東京に企業や人口を一極集中させる時代は終わったのではないでしょうか？東京を空き部屋が多い高層ビルが林立する異様な都市にしない
ため、50 年先を見越したしっかりした都市構想を今作るべきです。
（FM）
広報委員会
委員長
委
員
事務局

泉
智
荒 井 秀 昭 市村真理子
柴 田 善 弘 鈴木柾批左
中 田 正 史（ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ）
藤 原 寿 和稲野邉大輔
福 永 直 樹大津留征二
矢 橋 和 己笠 井 文 夫
山 中 耕 一案内図

会報

交番より約150ｍ

やよい軒

VOL.666 （２０２３．３月号）
2023 年 2 月 28 日印刷 年 10回発行
2023 年 3 月 5日発行 定価１部 480円(税込み)（送料 79円）
会報の購読料は，会費に含まれております。
）〒113-0033 東京都文京区本郷 5-23-13 タムラビル 3 階

HELLO
VISITS

発行所
LIFE

電話 03-3830-0252 FAX 03-3830-0266e-mail webmaster@tokyo-khk.or.jp
編集兼
発行人
印刷所

50

公益社団法人東東京都高圧ガス保安協会

古 川

日本印刷株式会社

東高保 会報 2023 3 VOL. 666 号

東高保

会報 2023.3

誠

VOL.666 号

背幅 3 mm

14406054 会報 表2-3.indd

すべてのページ

2023/02/27

15:40:44

背幅 3 mm（昭 和 43 年 6 月 7 日 第 3 種 郵 便 物 認 可）
（会報 VOL. 6 6 6）2023 年 3月 5 日発行（1 回 5 日発行）

会 報
謹告

3

２０２３．

ＶＯＬ．６６６

会員名簿のホームページへの掲載について●協会事業のご紹介

令和４年度 第１回 高圧ガス製造者・貯蔵所所有者保安講習会開催される●協会事業報告2022 年度 高圧ガス事業所見学会報告〜高圧ガス保安協会

総合研究所〜●地域防災だより

令和４年度 東京都高圧ガス地域防災協議会冷凍部会中央第一支部
研修見学会報告●東京都だより高圧ガス取扱事業所における軽微変更届等の手続き
について●冷凍空調情報

冷凍機からの冷媒漏えい対策及び新規冷媒の取扱いについて●新シリーズ

高圧ガス一口メモ

10

不燃性、可燃性、支燃性

公益社団法人 東京都高圧ガス保安協会

https://www.tokyo-khk.or.jp

14406054 会報 表1-4.indd

すべてのページ

2023/02/28

9:49:24