福島県東白川郡塙町
平成18年度 水質検査計画
水質検査は、水質基準に適合し、安全であることを保障する為に不可欠であり、水道水の水質管理において中核をなすものです。 水質検査計画とは、水質検査の適正化を確保する為に水質検査項目等を定めたものです。

1

目本次

1基

方針

2

水道事業の概要

3

水源の状況並びに原水及び浄水の水質状況

4

水 質 検 査 計 画(1) 水 質 検 査 の 基 本 方 針(2) 検査回数及び検査頻度(3) 検査地点(4) 臨 時 の 水 質 検 査(5) 水 質 検 査 方 法(6) 水質検査委託する当該内容(7) 水質管理において留意すべき事項

5

水質検査計画及び結果の公表

6

事故等への速やかな対応

7

お客様の声と 水質 検査

2

1基

本方針

塙町水道課では、水源及び原水の特徴を踏まえ、水質管理項目に留意し、安全でおいしい水を供給することを目的として、平成１８年度の水質検査計画を作成しました。
① 水道の元となる原水の水質検査を実施します。
また、状況に応じて必要な検査を実施します。
② 水道法で検査が義務付けられている水質基準
項目は、過去の検査結果及び水質汚染状況を考慮し、検査頻度の検討を行います。

滝 沢 の 滝2 水道事業の概要
塙町の水道は、４つの簡易水道（塙簡易水道、常豊簡易水道、川上簡易水道、高城簡易水道）と、３つの専用水道（丸ヶ草専用水道、片貝専用水道、田代専用水道）から成り立っており、各水源ごとに浄水処理し各家庭に配水しています。
①簡区

易水 道分

原 水

浄水処理

方法

塙 簡 易 水 道 第 1 水 源 系 伏流水塙 簡 易 水 道 第 ２ 水 源 系 深井戸塙 簡 易 水 道 第 ３ 水 源 系 浅井戸
川上簡易水道第1水源系

次亜塩素酸ナトリウム
(消毒剤)

湧水

川 上 簡 易 水 道 第 ２ 水 源 系 浅井戸
常豊簡易水道第１水源系

深井戸

炭酸ガスによるＰＨ調整

常豊簡易水道第２水源系
高城簡易水道第１水源系

浅井戸
高城簡易水道第２水源系

次亜塩素酸ナトリウム(消毒剤)及び急速ろ過

次亜塩素酸ナトリウ
ム(消毒剤)

3

シェルビーズ(貝殻)によるＰＨ調整

②専 用 水 道区分原 水
片 貝 専 用 水 道
丸 ヶ 草 専 用 水 道 表流水
田 代 専 用 水 道

浄 水 処 理 方 法
緩速ろ過
次亜塩素酸ナトリウム(消毒剤)
次亜塩素酸ナトリウム(消毒剤)
急速ろ過
ポリ塩化アルミニウム（凝集剤）

3 水源の状況並びに原水及び浄水の水質状況① 原水においての汚染要因
水質管理上の原水の検査結果状況
優先項目
塙 第 1 水 源 系
細菌類
塙 第 2 水 源 系
細菌類
塙 第 3 水 源 系 周辺部には工 細菌類
基準値を超えたもの
川 上 第 1 水 源 系 場や汚染物質を 細菌類・鉄はない。ただし、クリプトスポリジウム対策とし
川 上 第 2 水 源 系 排出する施設は 細菌類て、当該指標菌の検査
高 城 第 １ 水 源 系 ないが、田畑が 細菌類・鉄・多く存在する。
を行います。
フッ素・マンガン
高城第2水源系
細菌類・ＰＨ・
常豊第１水源系
フッ素・蒸発残常豊第２水源系
留物
細菌類・色度・鉄田 代 専 用 水 道
山間部にある急速ろ過・緩速ろ過のため、目立った細菌類・色度
丸ヶ草専用水道処理により除去していま
汚染要因はなす。
い。
細菌類・色度・片 貝 専 用 水 道
マンガン区

分

汚染要因

② 配水池入り口から給水栓までにおいての汚染要因
水質管理優先項目
汚染要因
区
分
使用薬品及び資機材
塙第1配水池系
鉛塙第２配水池系
塙第３配水池系
塙第４配水池系
消
川 上 第 1 配 水 池 系 次亜塩素酸ナトリウム
毒次亜塩素酸ナト
川上第2配水池系
副鉛リウム使用による
生 鉛・フッ素高城第２配水池系
消毒副生成物
成 蒸発残留物
常豊第１配水池系
物
常豊第２配水池系
田 代 専 用 水 道 次亜塩素酸ナトリウム
アルミニウム丸 ヶ 草 専 用 水 道 ポリ塩化アルミニウム
片 貝 専 用 水 道 次亜塩素酸ナトリウム4

4 水 質 検 査 計 画(1) 水 質 検 査 の 基 本 方 針
各簡易水道の水源の特徴及び水質管理においての留意すべき事項を踏まえ、塙町の水質検査の基本計画を策定しました。
① 検査地点は、水質基準が適用される蛇口、及び浄水場の入り口（原水）とします。
② 検査項目は、水道法で検査が義務付けされている水質検査基準項目について、過去の検査結果及び水源の汚染の状況を考慮し、検査頻度の減を行います。
③ 原水の検査として、消毒副生成物を除いた４０項目を年１回行います。
また、使用時期に合わせて農薬類の検査を行います。
④ クリプトスポリジウム・クリプトスポリジウム指標菌（大腸菌・嫌気性芽胞菌）の検査を過去の検査結果及び水源の状況等を考慮し、行います。
検査回数及び検査頻(2)度①毎 日 検 査
１日１回、町内の11ヶ所の給水栓において、色・濁り・味・臭い・残留塩素の検査を行います。
②毎 月 検 査
１ヶ月に１回、町内の代表する１０地点の給水栓において、水質変化の指標となる９項目について検査を行います。更に、発生時期にあわせて臭気原因物質のジェオス
ミン・２-メチルイソボルネオールの２項目を付加して検査を行います。
③ 水質基準項目 簡易水道では、３ヶ月に１回、町内の代表する７地点の給水栓において、水質変化の指標となる９項目に消毒副生成物等を加えた検査を行います。ただし、１年に１回は全項目検査を行います。専用水道では、法が省略条件として定める過去５年分の全項目検査結果がないため、３ヶ月に１回町内の代表する３地点の給水栓において、全項目検査を行います。
④ 原水の検査
クリプトスポリジウムの指標となる指標菌（大腸菌・嫌気性芽胞菌）の検査を専用水道では年４回、簡易水道では川上第１水源系、高城第１・第２水源系が年２回、その他の水源は毎月行います。なお、塙第１水源系の原水においてはクリプトスポリジウムの検査を毎月行います。
⑤ 農薬の検査
農薬の使用時期に合わせ農薬１０１項目のうち町内で使用されている農薬６４項目の検査を行います。

5(3) 検 査 地 点①給 水 栓塙簡易水道 第1水源系
検査頻度
検査項目
色・濁り・味・臭い・毎日
残留塩素
水質基準 ９ 項目
月１回（７，９月は11項目）
年3回
水質基準25項目
水質基準50項目
年1回
塙簡易水道 第２水源系
検査項目
検査頻度
色・濁り・味・臭い・毎日
残留塩素
水質基準 ９ 項目
月１回（７，９月は11項目）
水質基準24項目
年3回
水質基準50項目
年1回
塙簡易水道 第３水源系
検査項目検査頻度
色・濁り・味・臭い・毎日
残留塩素
水質基準 ９ 項目
月１回（７，９月は11項目）
水質基準24項目
年3回
年1回
水質基準50項目
城 簡 易 水 道
検査項目
検査頻度
色・濁り・味・臭い・毎日
残留塩素
水質基準 ９ 項目
月１回（７，９月は11項目）
水質基準2７項目
年3回
水質基準50項目
年1回

検査

地

点

塙第２コミュニティ消防センター

上渋井加圧ポンプ場

検査

地

点

塙町学校給食センター

検査

地

点

塙養護老人ホーム

高

検査

地

点

塙町公民館 植田分館

６

常

豊 簡 易 水 道
検査項目
検査頻度
色・濁り・味・臭い・毎日
残留塩素
水質基準 ９ 項目
月１回（７，９月は11項目）
水質基準24項目
年3回
年1回
水質基準50項目

川上簡易水道 第１水源系
検査頻度
検査項目
色・濁り・味・臭い・毎日
残留塩素
水質基準 ９ 項目
月１回（７，９月は11項目）
水質基準24項目
年3回
水質基準50項目
年1回
川上簡易水道 第２水源系
検査項目
検査頻度
色・濁り・味・臭い・毎日
残留塩素
水質基準 ９ 項目
月１回（７，９月は11項目）
水質基準25項目
年3回
水質基準50項目
年1回
代 専 用 水 道
検査項目
検査頻度
色・濁り・味・臭い・毎日
残留塩素
水質基準 ９ 項目
月１回（７，９月は11項目）
水質基準 50項目
年４回（5,11,2月は48項目）

検 査 地 点
西河内地区公民館
中塚コミュニティ消防センター
中塚コミュニティ消防センター

検査地点

川上加圧ポンプ場

検査地点

川上地区生活改善センター

田

検査

田代地区集会所

７地点

丸ヶ 草 専 用 水 道
検査項目
検査頻度
色・濁り・味・臭い・毎日
残留塩素
水質基準 ９ 項目
月１回（７，９月は11項目）
水質基準 50項目
年４回（5,11,2月は48項目）

貝 専 用 水 道
検査項目
検査頻度
色・濁り・味・臭い・毎日
残留塩素
水質基準 ９ 項目
月１回（７，９月は11項目）
水質基準 50項目
年４回（5,11,2月は48項目）

検査

地点

査

地点

個人宅

片

検

片貝小学校

水②原
水源水質を確認するため、原水を採水し検査します。
検査地点
検 査 項 目 検査頻度
各水源
水質基準40項目
年1回
農薬類検査（春３４項
各簡易水道（深井戸及び川上第年２回
目・夏３９項目）
１水源を除く）塙第1・第２・第３水源、常豊第1・
毎月
第2水源、川上第2水源
クリプトスポリジウム
指標菌
年2回
川上第１水源、高城第１・第２水源
年４回
各専用水道
クリプトスポリジウム
毎月
塙第1水源

8

③ 採水

地点

常豊簡易水道

塙第１水源系

丸ヶ草専用水道

塙第３水源系

塙第２水源系

田代専用水道

川上第２水源系

川上第１水源系
高城簡易水道

片貝専用水道

水源地

配水池

採水地点

9

(4) 臨 時 の 水 質 検 査
水源等で次のような水質変化があり、その変化に対応した浄水処理を行うことができず、給水栓の水で水質基準値をこえるおそれがある場合は、直ちに取水を停止して必要に応じて水源、浄水場、給水栓等から採水し、臨時の検査を行います。
① 原因不明の色及び濁りに変化が生じるなど水質が著しく悪化したとき。
② 魚が死んで多数の浮上があるとき。
③ 臭気等に著しい変化が生じるなどの異常があったとき。
④ その他必要があると認められる場合。
臨時の水質検査は、水質異常が発生したとき直ちに実施し、水質異常が終息し、給水栓の水の安全性が確認されるまで行います。
(5) 水 質 検 査 方 法
水質基準行為目の検査方法は、水質基準に関する省令（平成15年厚生労働省令大１０１号９の規定に基づく告示された方法により行います。

プラズマ発光分光分析装置

細菌検査

10(6) 水質検査委託する当該内容採水・水質検査・成績書の発行までの業務を２０条登録機関に委託します。
委託については、精度と信頼性を考慮し下記の理由により決定します。
① 水道水質検査において、その精度と信頼性の保証は、極めて重要でありＧＬＰの考え方を取り入れた体制を導入する必要がある。検査に関し、ＧＬＰの考え方を取り入れた信頼性保証システムとして、ISO17025やISO9000が定められており、飲料水検査においてISO9000に準ずる検査機関とする。
② 検査される水質項目については、原則として基準値の1/10までの測定値が得られ、かつ基準値の1/10付近の濃度で変動係数が有機物では20％以下、無機物では10％以下で測定すること。
③ 水質基準項目、水質管理目標設定項目全ての検査において、全ての項目が自社分析できる検査機関とする。
④ 臨時（緊急時）の水質検査において、少なくとも３日で検査結果の出せる検査体制が整備されている検査機関とする。(全項目検査)⑤ 内部及び外部において精度管理を実施していること。
(注)ＧＬＰ…Ｇｏｏｄ Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ Ｐｒａｃｔｉｃｅ の略で、『適性検査基準』と訳されています。食品検査の部門ではすでに実施されていますが、検査の管理を徹底し、検査結果に対する信頼性を保証するものです。

１1

(7) 水質管理において留意すべき事項① 浄水の水質検査結果を基に水質の安全性を判定し、評価を行っていきます。原水に関しても同様の評価を行い、水質管理の指標とします。
② 水質検査計画の見直しについては、過去の検査結果等を考慮し毎年実施することとします。
③ 計画外項目に関しては、必要があると思われる場合に臨時の水質検査として取り入れることとします。

5 水質検査計画及び結果の公表
この水質検査計画に基づき検査を行い、検査結果をホームページで速やかに公表します。

お客様
公表

水質検査
計
画

お客様の声

公
表

水質検査の実
施

検査
結果

お客様の声
検査
結果の評
価見直し
塙町役場 水道課

水質検査計画策定の概念図

１2

6 事故等への速やかな対応
塙町水道課では、水源もしくは浄水処理過程において異常並びに事故（水道法に係る基準値内で水道水が給水できない恐れがある場合)が発生した場合については、当該施設の給水区域内の給水を直ちに停止し、異常がなく水質基準を超えない安全な水が給水できるまで水質検査を行い、町民の皆様に安全な水道水を供給致します。
また、異常事態にも速やかに対応できる検査機関に水質検査を依頼し、安全を確認致します。また、水道を使用しているときにいつもと違う水が蛇口から流出した
場合(着色している、異物が流出してきた、異常な味・臭いがする、等)についても、異常を発見した時点で水道課までご連絡ください。直ちに原因を究明し、安全な水道水を供給します。

7 お客様の声と水質検査
安全でおいしい水を提供するために塙町簡易水道では、水質検査計画と検査結果を公表しこれらの事項につきまして、町民の皆様からご意見を頂いて水質検査計画の見直しを行い、より安全で安心できる水道を目指します。

この水質検査計画に対する皆様のご意見をお寄せ下さい。

〒963-5492
お問い合わせ先

塙町役場

塙町大字塙字大町三丁目２１番地

水道課

水道係

TEL

０２４７－４３－２１４８

FAX

０２４７－４３－２４２４

メールアドレス

１3suidou@rasinsv.town.hanawa.fukushima.jp

別紙

平成１８年度 月別水質検査計画

簡易水道

番号
項 目 名
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 原水 ９月 １０月１１月１２月 １月 ２月 ３月
1 一般細菌
2 大腸菌
3 カドミウム及びその化合物
4 水銀及びその化合物
5 セレン及びその化合物*1*1*16 鉛及びその化合物
7 ヒ素及びその化合物
8 六価クロム化合物
9 シアン化物イオン及び塩化シアン
10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素*2*2*2
11 フッ素及びその化合物
12 ホウ素及びその化合物
13 四塩化炭素
14 １，４－ジオキサン
15 １，１－ジクロロエチレン
16 シス－１，２－ジクロロエチレン
17 ジクロロエタン
18 テトラクロロエチレン
19 トリクロロエチレン
20 ベンゼン21 クロロ酢酸
22 クロロホルム
23 ジクロロ酢酸
24 ジブロモクロロメタン
25 臭素酸26 総トリハロメタン
27 トリクロロ酢酸
28 プロモジクロロメタン
29 ブロモホルム
30 ホルムアルデヒド
31 亜鉛及びその化合物
32 アルミニウム及びその化合物*2*2*233 鉄及びその化合物
34 銅及びその化合物
35 ナトリウム及びその化合物
36 マンガン及びその化合物
37 塩化物イオン
38 カルシウム、マグネシウム等（硬度）*3*3*339 蒸発残留物
40 陰イオン界面活性剤
41 ジェオスミン
42 ２－メチルイソボルネオール
43 非イオン界面活性剤
44 フェノール類
45 有機物（ＴＯＣ）
46 ＰＨ値
47 味
48 臭気
49 色度
50 濁度計（項目）924911 50 40 1192499249
省略不可 ９項目
消毒副生成物（4回／年）

カビ臭

＊１
＊２
＊３

5,11,2月は高城、川上第２、塙第１のみ
5,11,2月は高城のみ
5,11,2月は常豊のみ

別紙

平成１８年度 月別水質検査計画

専用水道

番号
項 目 名
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 原水 ９月 １０月１１月１２月 １月 ２月 ３月
1 一般細菌
2 大腸菌
3 カドミウム及びその化合物
4 水銀及びその化合物
5 セレン及びその化合物
6 鉛及びその化合物
7 ヒ素及びその化合物
8 六価クロム化合物
9 シアン化物イオン及び塩化シアン
10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
11 フッ素及びその化合物
12 ホウ素及びその化合物
13 四塩化炭素
14 １，４－ジオキサン
15 １，１－ジクロロエチレン
16 シス－１，２－ジクロロエチレン
17 ジクロロエタン
18 テトラクロロエチレン
19 トリクロロエチレン
20 ベンゼン21 クロロ酢酸
22 クロロホルム
23 ジクロロ酢酸
24 ジブロモクロロメタン
25 臭素酸26 総トリハロメタン
27 トリクロロ酢酸
28 プロモジクロロメタン
29 ブロモホルム
30 ホルムアルデヒド
31 亜鉛及びその化合物
32 アルミニウム及びその化合物
33 鉄及びその化合物
34 銅及びその化合物
35 ナトリウム及びその化合物
36 マンガン及びその化合物
37 塩化物イオン
38 カルシウム、マグネシウム等（硬度）39 蒸発残留物
40 陰イオン界面活性剤
41 ジェオスミン
42 ２－メチルイソボルネオール
43 非イオン界面活性剤
44 フェノール類
45 有機物（ＴＯＣ）
46 ＰＨ値
47 味
48 臭気
49 色度
50 濁度
計（項目）
948
911 50 40 11948
9948
9省略不可 ９項目
消毒副生成物（4回／年）

カビ臭