工業用

都市ガス検知警報器
NV-400日本ガス機器検査協会検査合格品（NV-400F）
ガス事業法施行規則関係基準適合品
防爆構造型式検定合格品（検知部）

災害時にも働く機器。
中圧ガス設備、ビルのボイラ室やその他消費設備、ガスメータ室等における都市ガスの漏洩を連続的に測定監視し、都市ガスの漏洩による爆発・火災等の事故を未然に防止するための検知警報器です。

1 異 常 内 容 を 音 声 で お 知らせ
2 大震災をシミュレートした耐震テストで実証
3 停 電 後、3 0 分 間 ガス 漏 れを 監 視拡散式検知部

吸引式検知部（d2G4）（d2G4）

KD-5

PE-2DC※NV-400にのみ対応
写真の配管部分は除く

外部ブザー（オプション）

EB-5

指示警報部

写真は8点式です。

他に2,4，6，10，12点式もあります。

工業用

都市ガス検知警報器

NV- 400■特長■仕●ライフラインの異常（停電発生）でも30分間ガス漏れを監視します。

指示警報部型●音声で異常内容をお知らせします。
●震度7相当の耐震テストでも正常に動作しました。
大震災を考慮した耐震設計。電子回路部のモー ルドケース化により破壊されにくく、絶縁性を大幅に向上しました。またケース構造を改良し、強度アップしています。
●警報発生時のガス濃度が一目でわかります。
●ワンタッチで蓄電池の寿命が測定できます。
（蓄電池寿命診断機能）検■ 外形寸法図

知原

1ユニット2点監視方式

検 知 指 示 範 囲

0〜100％LEL

ガス濃 度 表 示 計

LCDバーグラフメータ（53ドット2列）

警報設定値表示

警報設定直読目盛付
バックライト付

警報時ピークホールド機能

警報時ピーク値ホールド、リセットにて解除

警 報 設 定 値

1段目10％LEL

警報

精度

警報設定値の±25％以下（同一条件下）警報

遅れ

個別警報ランプ
自己保持方式警報音 音 声 警 報

警
消費電力

保安電源

328

1段目 約1/10LEL

警報設定値の1.6倍濃度で30秒以内
警報時

赤点滅、ブザー停止後点灯

完全ロック（レベル低下後、リセットで消灯）
警報時：断続音＋音声メッセージ
無電圧1a接点（接点容量AC100V 2A抵抗負荷）
DC0-6-12V（20mA以下）一括警報接点無電圧1c接点（接点容量AC100V 2A抵抗負荷）

集中監視盤出力

DC0-6-12V（20mA以下）

外部ブザー接点

無電圧1a接点（接点容量AC100V 2A抵抗負荷）

報

遅有電圧信号（DC12V 10mA以下）

延

ディップSWにて選択可能

源

AC100〜240V±10％ 50/60Hz（DC24V仕様有）KD-5使用時

拡散式（15＋3.5n）
VA

PE-2DC使用時

吸引式（15＋7.5n）
VA

使 用 蓄 電 池

密閉型鉛蓄電池（12Ｖ2.6Ah×2）

過放電防止機能

過放電防止機能付

蓄電池寿命判定

蓄電池寿命判定機能付

蓄電池電圧表示

2桁数字表示LED

塗装色

2段目 約1/5LEL

メタン1.25vol%のガスにて60秒以内（吸引式は配管遅れを除く）

個別有電圧出力

充 電 時 間

約24時間
マンセル

2.5PB 7.0/1.0※JIA検定品。NV-400Fは保安電源を実装できません。

BD286

2段目25%LEL

個別警報接点

電検知部型

C

防330

304−φ60〜25％LEL

バ ッ ク ラ イト

外部ブザー有電圧出力72

熱線型半導体式
都市ガス（天然ガス）

壁掛式・埋込式いずれかをご指定ください。

338

理NV-400F※

検知点数/ユニット

外部警報出力●仕様電圧範囲は100〜240Vと広く、200V電源にもそのまま適用できます。

NV-400式

検 知 対 象 ガス

警報表示

●警報設定値の変更が非常に簡単です。
（▲▼キー方式）

A様式
爆構KD-5（拡散式）
d2G4

造−10〜40℃

使用温度範囲ケーブル入線口

壁掛式取付穴寸法

ケーブル芯数

3芯

ケーブル長さ（指示警報部―検知部間）
200m以内0.75mm2の場合
1.25mm2の場合600m以内1,000m以内
2.0mm2の場合

埋込式パネルカット寸法

寸法表
点数A

B

CD

2点式

220

152

100

214

保安電源なし

2点式

298

230

180292

保安電源付

4点式

421

343

290

415

6点式

495

417

370

489

8点式

569

491

440

563

10点式

643565

520

637

12点式

717

639

590711※PE-2DC（吸引式）

備考

A：保安電源なし
B：保安電源付

6芯※NV-400にのみ対応

安全に関するご注意●ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ､正しくお使いください。
●設置工事をともなう商品については、お買い上げの販売店または専門業者にご依頼ください。工事に不備があると事故の原因になるおそれがあります。

警報器の性能を維持し、安全を確保していただくためには日常点検および定期点検を実施してください。

このカタログは、再生紙を使用しています。

本社
東日本営業部
東京
札幌営業所
仙台営業所
新潟営業所
静岡営業所
北関東出張所
千葉出張所
神奈川出張所
中 部 営 業 部
中部
北陸営業所
西日本営業部
関西
岡山営業所
広島営業所
九州営業所
京滋出張所
姫路出張所

■ 〒532-0036 大 阪 市 淀 川 区 三 津 屋 中 2 − 5 − 4 TEL（06）6308−2111■ 〒105-0013 東京都港区浜松町2-6-2（浜松町262ビル3F） TEL（03）5403−2703■ 〒060-0005 札幌市中央区北五条西6-2-2（札幌センタービル20F） TEL（011）231−1101■ 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡4-12-7（ティエヌビルディング4F） TEL（022）295−6061（ファースト米山201） TEL（025）365−1390■ 〒950-0916 新潟市中央区米山３-１■ 〒420-0851 静岡市葵区黒金町11-7（三井生命静岡駅前ビル2F） TEL（054）255−1901■ 〒330-0855 さいたま市大宮区上小町544（武井ビル2F） TEL（048）643−1223■ 〒260-0834 千 葉 市 中 央 区 今 井 1 - 2 3 - 7（ S Yビ ル 2 F ） TEL（043）209−1650■ 〒222-0033 横浜市港北区新横浜1-3-1（新横浜アーバンスクエア6F） TEL（045）473−6451■ 〒460-0004 名 古 屋 市 中 区 新 栄 町 2 - 4（ 坂 種 栄ビ ル7 F ） TEL（052）951−2650■ 〒920-0065 金沢市二ツ屋町8-1（アーバンユースフルビル2F） TEL（076）234−5611■ 〒532-0036 大 阪 市 淀 川 区 三 津 屋 中 2 - 5 - 4 TEL（06）6308−2111■ 〒710-0826 倉 敷 市 老 松 町 2 - 7 - 4（ 倉 敷 ビ ル 5 F ） TEL（086）435−5087■ 〒732-0827 広島市南区稲荷町2−16（広島稲荷町第一生命ビル6F） TEL（082）568−2800■ 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3-1-1（NORITZビル5F） TEL（092）431−1881■ 〒520-0044 大津市京町4-4-23（アソルティ大津京町6F） TEL（077）526−8222■ 〒670-0965 姫路市東延末3-50（姫路駅南マークビル2F） TEL（079）225−8965※カタログに記載されている仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

2017年5月制作
7286-L030