■仕様定格単相２線/単相３線/三相３線相線式■パルス出力ユニット（BT37221N）
仕様（○：該当 ×：非該当）

本体ユニットBT3720KN

品名品番

増設ユニットBT3722KN

異種系統ユニット
BT37201KN

三相4線ユニット
BT37202KN

仕 様○三相４線×（定格入力に対して）
瞬時電力（kW） 精度±1.0％50〜600A CT 積算電力量（kWh） 精度±1.0％（定格電流の3.3〜100％範囲、力率1）
精度±1.0％（定格入力に対して）（V）（品番末尾KN） 電圧
精度±1.0％（定格入力に対して）
電流
（A）
使用時
※9
精度±3.0％（定格入力に対して）
力率（%）（定格入力に対して）（kW） 精度±2.0％/5A CT、 瞬時電力
※7 5A CT、（定格電流の5.0〜100％範囲、力率1）
積算電力量（kWh） 精度±2.0％※8 カンタッチ
精度±1.0％（定格入力に対して）（V）
ブレーカCT内蔵、 電圧
精度±1.0％（定格入力に対して）（A）
カンタッチバー 電流※9専用CT使用時 力率
精度±3.0％（定格入力に対して）（%）
・本体ユニットと増設または異種系統・組み合わせで最大16回路。
全回路ともパルス計測に置換えができます。
・本体ユニット単体で4回路､増設または異種系統ユニット追加
計測回路数ごと４回路追加。
本体精度

○
同左
同左同左同左同左
同左
同左
同左
同左
同左

1系統４回路

計測項目

・「時間別」1時間ごとの積算電力量、パルス積算量※10「日別」1日ごとの積算電力量、パルス積算量※10「月別」1月ごとの積算電力量、パルス積算量※10

収集・内部メモリーに、「時間別」最新65日分、「日別」最新1年分、「月別」最新3年分を保存します。
・SDHC/SDメモリーカード（差入時）で内部メモリーに保存されたデータのうち、今月、先月のデータを取り出し可能です。※11

計測項目

１分ごとの瞬時電力・積算電力量・電圧・電流・パルス積算量

収集

・本体ユニット内部メモリーに、最新１日分（24時間分）保存します。
・SDHC/SDメモリーカードで取り出し可能です。

定格入力電圧

単相2線､単相3線：100/200V

AC100V〜240Ｖ 50/60Hz（−15%、＋10%）（電源と共用です）

定格入力電流/5A、5A、50A、100A、250A、400A、600A、カンタッチブレーカCT内蔵（30A）、カンタッチバー100A/225A専用CT（/5ACTはお客様にて準備していただく2次側
出力5A定格の汎用CTと組み合わせて使用）
。

パルス入力

入力方式：無電圧a接点またはオープンコレクタ（NPN）
接点条件：ＤＣ１０Ｖ、１０ｍＡ以上
オープンコレクタ条件：リーク電流１ｍＡ以下
パルス条件：パルスＯＮ、ＯＦＦ時間３０ｍs以上
許容チャタリング ３ｍs以下
パルス最大入力可能数：毎時32,000パルス以下
パルス入力ケーブル長さ延長：100m以下（電線径0.9mm2以上）「重み」
は、0.1〜6553.5（0.1単位）の範囲で設定可能。

パルス幅

ON 幅：110ms±10ms
OFF 幅：100ms 以上

接点仕様

無電圧a接点
接点容量 DC30V100mA●パルス出力端子接続推奨電線：CPEV-S（CPEV線シールド付き）
φ0.9以上×

ＲＳ-４８５ ２線式/４線式
10W（20VA）（組み合わせ仕様により消費VAは変わります。本体1＋増設3＋表示ユニットの例）−10〜＋50℃
30〜80%以内（結露なきこと）
２００時間

温度
相対湿度

使用条件

パルス出力単位注1）
パルス出力単位は、ユニット毎（4回路共通）となります。
注2）
パルス端子の割り当ては、1〜4、5〜8、9〜12、13〜16回路となります。単相2線の場合は、01R、01T、02R、0 2 Tの前半組み合わせか、03R、03T、04R、04Tの後半組み合わせかを選択します。
注3）
三相4線ユニットは接続できません。

110/190V､120/208V
220/380V､240/415V

三相3線：110､220V

許容電圧範囲通信方式
定格消費電力

最大4出力
1kWh/pulse または0.01kWh/pulse（選択可）
パルス最大出力可能数
4パルス／毎秒以下※13※7）CT誤差含まず（比誤差±1％、位相差±1度）。ただし、カンタッチバー専用CTは比誤差±2%、位相差±2度。
※8）以下の箇所を計測する場合、許容精度範囲を超えることがあります。
・電流値が極端に小さい箇所 ・電流が歪んでいる箇所
・力率が低い箇所 ・強磁界のある箇所※9）本器の三相での力率演算は平衝負荷を前提とした方式です。不平衝負荷では力率の誤差が大きくなる場合があります。
三相4線ユニットでパルス積算することはできません。
※10）
65日分のデータではありません。
※11）
バックアップ用2次電池満充電で周囲温度25℃時（満※12）
充電まで約24時間の充電が必要）。
1kWh/Pulse選択時は14,400kW※13）
0.01kWh/Pulse選択時は144kWを超える瞬時電力はパルス出力できません。

単相２線の場合は回路数は各２倍。パルスでは２倍にできません。

詳細ロギング

出力回路数×

本体ユニット単体で使用でき、また本体ユニットと増設ユニット、異種系統ユニットとの組み合わせでも使用できます。

自動ロギング

電力量に応じたパルスを出力

停電補償※12■寸法図（寸法表示単位： mm）

本体ユニット

増設ユニット

異種系統ユニット

ＣＴ１ＣＴ１UNIT

ＣＴ４ＣＴ３ＣＴ４505838

三相４線ユニット

100表示設定ユニット

ＣＴ１ＯＰＥＮ

ＣＴ２

100

100100110（取付ピッチ）

CONFIG

100DISPLAY
ＣＴ３110（取付ピッチ）

UNIT

ＣＴ２110（取付ピッチ）

ＯＰＥＮ

58

パルス出力ユニット

ＣＴ１2068200

5850A CT

100A CT

23.0 1428.5 19250A CT

600A CT
2764

2764.5.5リード線
長さ：150.53636.536.5リード線
長さ：1503681.5

366233.53681.5

2429

リード線
長さ：150400A CT

252425.537

φ164441.5φ1050

ケーブル長：1.8m

47110（取付ピッチ）

ＣＴ４100100ＣＴ３CONFIG
ＣＴ４68ＣＴ２DISPLAY
ＣＴ３110（取付ピッチ）

UNIT

ＣＴ２リード線
長さ：150リード線
長さ：150パソコン、ネットワークでのエネルギー管理のご提案
注）購入前に必ず導入先のネットワーク管理者様との打ち合わせを行ってください。詳細は商品仕様書・取扱説明書「導入前のご注意」
にてご確認ください。

RS-485でエネルギー計測データの集中管理、運用ができます。

電力管理名人 S で運用

電力管理名人 S
SBT 3727S2
希望小売価格230,000円〈税抜〉
エネミエールS

エネルギー使用量をグラフ化し、省エネポイントを発見・見直しができます。計測端末を最大31台管理可能。
（最大管理点数496回路）● 帳票作成本体ユニット表示したい計測回路を、最 大 3 2 回 路まで選択し登録できます。

最大31台

日報、週報、月報、年報の作成、日付比較、帳票の印刷・保存が可能。

RS-485/
USB変換器（別売）

サーバーPC
日報表示画面

推奨機器● 各種機能メーカー：株式会社ラインアイ製
品番：SI-35USB

イントラ
ネット
トレンド表示画面

計算式編集画面

月報表示画面
（目標値表示）月報表示画面
（締め日対応）※1

クライアントPC※1）
クライアントパソコンを接続する場合はLAN環境の構築が必要です。
クライアントパソコンの最大接続数は10台までです（サーバーPCを含む）。

RS485（2線式）総配線長800m

3 種 類 のコントローラーを最大3台まで統合管理ができます。

統合管理ソフト αで運用

統合管理ソフトα（アルファ）SBT 3737N1

コントローラー電力メーター
ユニット

デマンド
本体ユニット エネミエールS ウォッチャー

希望小売価格

398,000円〈税抜〉

LAN対応
ユニット

ロケーション表示、各種帳票・グラフ機能でカンタン・見える化。計測端末を最大30台管理可能（最大管理点数480回路）。

最大10台
※4

パソコン
（管理用サーバー）

本体ユニット
本体コントローラ

最大8台

DI DO

温度センサー

湿度センサー

イントラ
ネット

最大20個

ＷＨモニタ

電力量・グループ＆回路比較

既設のネットワークアダプタ

ＷＨモニタ

ロケーション表示機能 ※3

デマンド警告発生パソコン ※2（Webクライアント）

最大
10台

RS485（2線式）総配線長800m

コントローラー（ネットワーク接続機器）が４台以上の場合は、パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社製の上位ソフトウェア eneview（エネビュー）をご検討ください。

●

RS485（4線式）総配線長500m
CAT5e以上 総配線長100m● WHモニタの更新について既存のＣＴやＣＴケーブルはそのままで、ＷＨモニタを多回路エネルギーモニタに更新いただけます。
エネルギーモニタ
変換ケーブル（ＷＨモニタ用）（別売）が必要です。
●その他各種条件があります。

詳細はご相談ください。

〈現状〉
電源側

CT

R N T

CTケーブル〈 更新後 〉
CTケーブル

中継コネクタエネルギーモニタ
変換ケーブル（WHモニタ用）
多回路
エネルギーモニタ
WHモニタ

アラーム発生をメールで通知（2017年1月以降生産分から対応可）

簡易デマンド機能で使い過ぎをメールでお知らせ ※5、※6※2）
クライアントパソコンの最大接続数は5台です（管理用サーバー含む）。
※3）背景画像はお客様にてご準備いただく必要があります。
※4）
エネミエールSで計測・記録された簡易デマンド値は取得できません。
※5）
参考値としてお使いいただける数値です。
※6）
メール送信をするには、別途メールサーバーが必要になります。