電気温水器

イチオシ製品紹介

イトミック循環加温ヒートポンプ
燃焼式熱源機からの転換、ハイブリッド方式で省エネに貢献します。
加熱能力 4.5 〜14.0kW の 3 タイプをラインナップ
3 シリーズのラインナップ

FHP-H452H

FHP-H1401HL

FHP-H1401S（mm）

780×290×770

1010×370×1550

900×320×1340
900×320×700

電源

3 相 200V 50/60Hz

3 相 200V 50/60Hz

3 相 200V 50/60Hz

加熱能力
（kW）

4.5

14.0

14.0

COP

2.8※1

3.4※2

3.5※2

出湯温度

30 〜 64

30 〜 64

50 〜 90

流量164040

型番

外観寸法

（℃）

（L/min）※1：COP 試算条件：外気温度 25℃DB/21℃WB、設定温度 64℃、流量 16L/min※2：COP 試算条件：外気温度 25℃DB/21℃WB、設定温度 64℃、流量 40L/min

システム例■ 貯湯タンクの循環加温に対応可能■ 温浴施設向けの昇温用途
給水FHP-H452H

開放式タンク

ボイラー

負荷側

循環ポンプ

濾過器

ヘアーキャッチャー

膨張タンク
補給水安全弁ポンプ

プレート熱交換器

クッションタンク株式会社日本イトミック

浴槽
循環ポンプ

FHP-H1401S■ 生産プロセスの温熱利用に最適

FHP-H1401HL

熱交換器

ポンプ

洗浄機等

〒130-0045 東京都墨田区押上 1-1-2 東京スカイツリーイーストタワー 24Ｆ TEL.03-3621-2121 FAX.03-3621-2130

仕様表
FHP-H452H
形名仕様表

FHP-H452H
4.5kW
定格加熱能力 ※１
1.61kW
定格消費電力 ※１
性能50dB
運転音 ※１定格電源
三相 200V 50Hz/60Hz ※ 2
電源線
20m 以下：撚線 3.5mm2 50m 以下：撚線 5.5mm2
最大電流15A
電源設計
5.1A
定格電流 ※１
手元開閉器容量 ( 漏電ブレーカ ) ※ 7 15A15A
ヒューズ容量 ※ 7
外径寸法（幅×奥行×高さ）
780mm × 290mm × 770mm
外装色（マンセル記号）
シルキーシェード（1Y8.5 /0.5）
質量（満水時）48kg（満水時 49kg）
温水入口
R3/4（オネジ）
接続部寸法
温水出口
R3/4（オネジ）
ドレンニップル内径Φ 16 ※市販のドレンホースを使用
水熱交換器材料
ステンレス（SUS316 ＋銅ブレージング）
機内損失抵抗9kPa（16L/min 時）※ 3使用冷媒（封入量）
R410A（0.75kg）
冷媒の地球温暖化係数（GWP)2090
冷媒の二酸化炭素換算値
1568kg
圧縮機出力1100w
設計圧力4.3MPa
据付場所（屋内、屋外）
屋内 / 屋外
温度範囲
ー 10℃ ~43℃ ※ 6 ※ 8
周囲雰囲気
湿度範囲
15% 〜 85%RH ※ 4
使用流体水（JRA GL-02-1994 準拠）
出口温度範囲（機器出口）
30℃ ~64℃ ※ 5 ※ 6
最大使用圧力（水）500kPa 以下
定格流量（使用流量範囲）
16L/min（14L/min 〜 18L/min）
系内最小保有水量
60L または運転時間が最低 3 分間継続可能な水量
運転入力、停止入力、故障出力、ポンプ連動出力、ポ
外部入出力端子
ンプインターロック入力
取扱・工事説明書、取付説明書 ( 防水ゴムキャップ用 )、付属品
ドレンニップル、防水ゴムキャップ（注）腐食性ガス、粉塵、金属粉などの周囲環境ではご使用しないでください。
※１ 周囲温度（乾球 / 湿球）16℃ /12℃ 入口水温 56℃ 出口水温 60℃ 流量 16L/min※２ 電源電圧：定格電圧± 10%、電源周波数：定格周波数± 0.5Hz、三相不平衡：2% 以下※３ 機内損失抵抗とは、定格運転時（※ 1 時）の温水入口部圧力と温水出口部圧力の差をいいます。
※４ 周囲温度（乾球）35℃以上は、周囲湿度（湿球）32℃以下で使用してください。
※５ 運転開始から１時間以内に入口温度が 15℃以上になるようにしてください。故障の原因になります。
※６ 下記の運転範囲内でご使用ください。
※７ 手元開閉器（漏電ブレーカ）が過電流遮断機能付きであればヒューズは不要です。
※８ 0℃以下でご使用の場合、ドレンニップル、防水ゴムキャップは取付を行わないでください。

FHP-H1401S

FHP-H1401S
循環加温ヒートポンプ
14.0kW
4.52kW
1.5m
40g/m（R410A）
ガス側：φ 15.9mm
1.5m 〜 30m10m

供給ユニット形名
定格電源

FHP-H1401XH
三相 200V 50H ｚ /60Hz ※ 220m 以下：撚線 5.5mm250m 以下：撚線 14mm220.0A
7.9A ※ 1

電源線
最大電流
定格電流

電源設計形名

ヒューズ容量 ※ 5運転音外形寸法（幅×奥行×高さ）
外装色（マンセル記号）
質量
温水入口
接続部寸法
温水出口
ドレン穴（底板）
外部入出力端子水熱交換器材料
機内損出抵抗使用冷媒（封入量）
冷媒の二酸化炭素換算値
圧縮機出力
付属品
据付場所（屋内、屋外）
温度範囲
周囲雰囲気
湿度範囲
使用流体
出口温度範囲最大使用圧力定格流量（使用流量範囲）
系内最小保有水量
法定冷凍トン30A
60dB
900mm × 320mm × 700mm
シルキーシェイド（1Y8.5/0.5）
91kg
R1・1/4（オネジ）
R1・1/4（オネジ）φ 25 穴× 1
運転・停止入力、故障出力、運転出力
ステンレス15.5kPa ※ 3
R134a（2.1kg）
3.0 トン
2.50kW
ドレンニップル
屋内
5℃ 〜 43℃
15% 〜 85%RH
水（JRA GL-02-1994 準拠）
50℃ 〜 90℃※ 4
500kPa 以下
40L/min（20L/min 〜 60L/min）
220L
0.60トン

熱源ユニット形名
定格電源

FHP-H1401H
三相 200V 50Hz/60Hz ※ 220m 以下：撚線 5.5mm250m 以下：撚線 14mm222.8A
6.7A ※ 1

電源線
最大電流
定格電流

仕様表

ヒューズ容量 ※ 5
運転音
外形寸法（幅×奥行×高さ）
外装色（マンセル記号）
質量
接続部寸法
ドレン穴（底板）
使用冷媒（封入量）
冷媒の二酸化炭素換算値
圧縮機出力
法定冷凍トン30A
51dB
900mm × 320mm × 1340mm
シルキーシェイド（1Y8.5/0.5）
90kg
φ 25 穴× 1､ φ 20 × 88 長穴× 5
R410A (2.3kg)
4.8 トン
2.50kW
1.10トン
保護用ブッシュ（配管保護用ブッシュ）、貫通部保護材（配管保護用自在ブッシュ）
ドレンニップル､ 防水ゴムキャップ
屋内 / 屋外-15℃ 〜 43℃ ※ 6 ※ 715% 〜 85%RH

付属品
据付場所（屋内、屋外）
温度範囲
周囲雰囲気
湿度範囲

（注）腐食性ガス、粉塵・金属粉などの周囲環境ではご使用しないでください。
※ 1 気温（乾球 / 湿球）16/12℃ 入口水温 60℃ 出口水温 65℃ 流量 40L/min※ 2 電源電圧：定格電圧± 10%、電源周波数：定格周波数± 0.5Hz、三相不平衡：2％以下※ 3 機内損失抵抗とは、定格運転時（※ 1 時）の温水入口部圧力と温水出口圧力の差をいいます。
※ 4 入水温度は 1 時間以内に 40℃以上となるようにしてください。停止することがあります。
※ 5 手元開閉器（漏電ブレーカ）が過電流遮断機能付きであればヒューズは不要です。
※ 6 0℃以下でご使用の場合、ドレンニップル、防水ゴムキャップは取付を行わないでください。
※ 7 -10℃を下回る場合は凍結防止ヒーターの取付が必要です。ただし、除霜運転状況や設置環境条件によって、凍結が予想される場合は凍結防止ヒーターを付けてください。

FHP-H452H 運転範囲
64457060

運 転 範 囲50403020-100102030

外気（周囲）温度（℃ＤＢ）

40 4543

FHP-H1401HL 運転範囲
出 口 温 度 範 囲 ︵℃︶（注）腐食性ガス、粉塵・金属粉などの周囲環境でご使用される場合は、弊社営業担当へお問い合わせください。
※ 1 周囲温度（乾球 / 湿球）16℃ /12℃ 入口水温 55℃ 出口水温 60℃ 流量 40L/min※ 2 電源電圧：定格電圧± 10％、電源周波数：定格周波数± 0.5Hz、三相不平衡：2％以下※ 3 機内損失抵抗とは、定格運転時（※ 1 時）の温水入口部圧力と温水出口部圧力の差をいいます。
※ 4 周囲温度（乾球）35℃以上は、周囲湿度（湿球）32℃以下で使用してください。
※ 5 運転開始から 1 時間以内に入口温度が 15℃以上となるようにしてください。 故障の原因になります。
※ 6 右記の運転範囲内でご使用ください。
※ 7 手元開閉器（漏電ブレーカ）が過電流遮断機能付きであればヒューズは不要です。
※ 8 0℃以下でご使用の場合、ドレンニップル、防水ゴムキャップは取付を行わないでください。
※ 9 -10℃を下回る場合は凍結防止ヒーターの取付が必要です。ただし、除霜運転状況や設置環境条件によって、凍結が予想される場合は凍結防止ヒーターを付けてください。

手元開閉器容量（漏電ブレーカ）※ 5 30A

出 口 温 度 範 囲 ︵℃︶

FHP-H1401HL
14.0kW
定格加熱能力 ※１※１
4.41kW
定格消費電力性能51dB
運転音 ※１定格電源
三相 200V 50Hz/60Hz ※ 220m以下：撚線5.5mm2、電源線
50m以下：撚線14mm2
最大電流23A
電源設計
13.6A
定格電流 ※１
手元開閉器容量 ( 漏電ブレーカ ) ※ 7 30A※730A
ヒューズ容量外径寸法（幅×奥行×高さ）1010mm × 370mm × 1550mm
外装色（マンセル記号）
シルキーシェード（1Y8.5/0.5）
質量（満水時）116kg（118kg）
温水入口
R １・1/4（オネジ）
接続部寸法
温水出口
R １・1/4（オネジ）
ドレンニップル
内径φ 16 のドレンホース（市販品）を使用
水熱交換器材料
ステンレス（SUS316+ 銅ブレージング）
機内損失抵抗13.8kPa ※ 3
使用冷媒（封入量）
R410A（2.6kg）
冷媒の地球温暖化係数（GWP)2090
冷媒の二酸化炭素換算値
5434㎏
圧縮機出力
2.50kW
設計圧力（冷凍サイクル）
4.2MPa
据付場所（屋内、屋外）
屋内 / 屋外
温度範囲-20℃〜 43℃ ※ 6 ※ 8 ※ 9
周囲雰囲気
湿度範囲
15％〜 85％ RH ※ 4
使用流体
水（JRA GL-02-1994 準拠）
出口温度範囲（機器出口）
30℃〜 64℃ ※ 5 ※ 6
最大使用圧力（水）500kPa 以下
定格流量（使用流量範囲）
40L/min（20L/min 〜 60L/min）
系内最小保有水量
140L または運転時間が最低 3 分間継続可能な水量
法定冷凍トン
1.37トン
運転、停止、連動、ポンプインターロック、補助熱
外部入出力端子源インターロック、外部設定温度、外部温度センサ、外部流量センサ
外部出力端子運転、故障、ポンプ連動、補助熱源連動
保護用ブッシュ（配管保護用ブッシュ）、貫通部保護付属品材（配管保護用自在ブッシュ）ドレンニップル､ 防水ゴムキャップ A・B

液側：φ 9.5mm

手元開閉器容量（漏電ブレーカ）※ 5 30A

電源設計

FHP-H1401HL

仕様表

システム形名 ( 供給ユニット + 熱源ユニット )商品名
定格加熱能力※ 1性能
定格消費電力※ 1
冷媒配管長
冷媒追加量（冷媒）
熱源ユニット・供給ユニット間
冷媒配管
配管長
最大落差

64457060

運 転 範 囲50403020-20-100102030

外気（周囲）温度（℃ＤＢ）

404543

ご発注の前にご確認ください①井戸水のご使用は製品の寿命に影響を与える場合がございます。
ご使用を検討されている場合は必ず事前にご相談ください。②設置予定地域の騒音規制等に準拠する設置環境をご検討ください。
また、必要により防音壁等の設置をご検討ください。③熱源機およびタンク容量等の選定につきましては、事前にご相談いただくことをおすすめいたします。
2022.09.01-0.1