DAIKINTechnology and Innovation Center

大金工业技术创新中心
Meet and collaborate for creation

开启创新Opening up Innovation

创立大金工业技术创新中心（以下简称 TIC）的想法始于 2004 年，标志着公司
成立 80 周年。那时，来自三个主要领域（空调，化学和电力）的研究人员分别从三个不同的地点开展工作，这为创新和协作带来了许多障碍。由于日益全球化
带来的公司增长以及福岛地震灾害（包括关闭大部分日本核电站）的影响，花了几年的时间才确定了该项目的计划。该项目的主要目标是设计世界上最好的多用
途工作区域，包括办公室，会议室和开放式协作空间，毗邻一个最先进的大型实
验室，以鼓励“开放式创新”，获得来自公司内外的知识 。
2015 年，大金完成了 TIC（位于日本大阪），目前它是协作和技术开发的核心地点。
在该公司创立的地区汇集了 700 多名工程师，为技术开发创造了一种新模式。
TIC 的核心工作领域利用“30 米规则”（麻省理工学院 Thomas J. Allen 教授）
支持协作，这表明工程师之间的沟通频率随着距离的增加而呈指数下降。位于楼层间开放区域的办公室工作区域的中心，为员工设计了一个“Y-Gaya（informaland open discussion/meeting) 舞台”，容易进入视野，便于协作交流。
TIC 设计流程包括大金工程师和机械设备设计团队之间的深入合作。大金工程师
开发出创新产品，设计团队通过利用产品特性来优化建筑性能。

Fig1. 大楼断面示意图(Traditional)(TIC)(Traditional)*1

Phot1. 再现门廊*1(TIC)*1

Phot2. 再现中庭

Neo-Active 手法
Neo-Active method

一流的节能和环保性能Top level Energy and Environment

研究所 - 碳管理基于 ZEB 的方法通过被动方法减少了建筑本身的负荷，采用高效率设备等主动
方式有效的处理负荷，使能耗最小化，最后利用再生能源使建筑物能耗接近零。
在这个项目中，由于业主是空调制造商，从设计阶段开始，设计工程师和研究人员进行了仔细的讨论，开发了最大限度利用自然能源与建筑设计的方法（Neo-Active 方法），通过融合被动手法和可再生能源，最终实现 ZEB。

作为国际化企业的研究所，实现世界一流的节能性能和环境性能为本项目的目标。
从设计阶段开始，对各种节能手法进行模拟计算，以年间节能 70% 为目标，并且在第一年实现了该目标。本项目取得了世界环境评价体系 LEED 的最高等级评价。

着眼于「开发研究最先进的空调设备技术人员入住的研究所」, 作为控制碳排放
的手法，以「研究所碳管理 Lab- Carbon Management」为口号，研究者将BEMS 数据开放，自己也参加性能验证，旨在加快验证的速度。此外，TIC 获得的见解作为索引，引导进一步开发节能设备，通过全球展开，实现地球规模的低碳化。

Lab-Carbon Management

1)LEED…获得最高等级评价
LEED-NC v2009 新建认证的最高等级铂金认证，得分 85/110pt，在国内也为数不多。在 Energy & Atmosphere 项目中由于高节能性能获取了 23 分的高得分点，通过节水器具的导入以及雨水利用，在 Water Efficiency 项目中取得了满分。

1)自然能源和主动技术的融合・自然通风・新风空调・混合空调方式・新型气泡发生型水喷雾装置的开发・利用地热作为冷却水的水冷热泵空调・带有太阳追尾装置的太阳光发电系统SustainableSites

24

Material &Resources

RegionalPriority

7/14/26

Water
Efficiency

Indoor Environmental
Quality10

室内环境和能耗的评价通常在收集一定期间的数据后进行。本项目重视实时性，在节能分析上，本次导入系统的实测值随时都可以看到。竣工后及时组建了运行
管理体制，实现 PDCA 循环。通过可视化以及管理体制的活用，减少了调试时间，同时在平常可以随时发现空调系统是否处于最合适的运行状态，年间能耗逐渐减少，和竣工初期相比，一年后的能耗减少了 20%。

4实时分析系统概念图实时能源分析

/411/15/10

Energy &Atmosphere

Innovation in Design236/35/6实时可视化(Comparison between“Theory”and ”Practice”)[ every 30min. ]

Wh/m2

85

Environmental datawith many sensors
・Temperature
・Humidity
・CO2 concentration
・Illumination・Heat Load・Operation time・et al.

Saving ofelementaltechnology/110/352)ZEB评价…Nearly-ZEB达成Plug and others

对办公部分 20,222m2 整体能耗进行了评价。和 2013 年节能标准模型计算值 进 行 比 较，第 一 年 实 际 能 耗 除 去 插 座 负 荷，削 减 了 90%。能 耗 为
145MJ/m2 年，达到了 nearly-ZEB 水准Ⅰ级。

Fig2. 先进的变冷媒系统 (VRF)

2)现有空调通风技术的深化2016
hs-VRF

Mar.

Feb.

Sep.

Jul.

Aug.

1.0

Jun.

0.8

May.

0.4
0.6
Load Ra�o

Apr.

0.2

Jun.

desiccant-DOAS

Fig3. hs-VRF 的负荷和温度特性

Absolute Humidity(g /kg)

60%

5

Comfortablecondi�on(0.5clo)

51015202530
Temperature(℃)(Advanced system)(Conventional system)

10△79.4%△72.6%0(10)J ：日本一般办公楼
A ：ASHRAE 基准模型
R ：实测值
(比较值基于相同的运行时间)

JAR

Fig7. 年间能耗比较大金工业株式会社认为，作为社区的一员，公司必须为整个社区的发展作出贡献，以便和谐共处。例如，在大金 TIC 大楼前开发了一片小型木地森林，工程师和邻居都可以享受到树荫，各种鲜花的芬芳和流水声。

竣
工建筑 面积
总建筑面积
结构
层
数

LEED-NC (v2009)
ASHRAE Technology Award
CASBEE (2014 认证)eLinoShinkans

en

Kyotyunk

ido

20

插座和其他太阳光发电Ha空调通风照明

30：大金工业技术创新中心：办公室・研究所：大阪府摄津市西一津屋1-1：大金工业株式会社：日建设计・NTT设施共同设计
[建筑综合]㈱竹中工务店
[电气]㈱近电[空调]高砂热学工业㈱[给排水]日比谷综合设备㈱, 三机工业㈱：2015年11月：11,839.01m2：47,911.86m2：钢结构・钢筋混凝土：地上6层，地下1层

DAIKIN
Technology andInnovation
Center→ PLATINUM (85pt)→ 2017 Honorable mention→ S (BEE=5.8)*1

Ambient 27℃

Control targetzone

0(Advanced system)

40%

100

名称
主 要用途
地
址业
主设计施
工

40

hs-VRF 可以防止过度除湿-

Outdoor(Summer)
Indoor(Summer)
Indoor(Winter)
Outdoor(Winter)

Comfortablecondi�on(1.0clo)

65.3% 减少 (净值)与ASHRAE基准模型相比，每年的净削减率为65.3% ，空调负荷的削减率为72.6%，照明符合削减率为79.4%.

3)TIC森林・可以个别控制的地板送风
・潜热显热分离的高舒适性空调15Figures 7 TIC实际消耗和生产的能源值与日本一般的
办公楼以及美国 ASHRAE 90.1-2007 基准模型比较Fig4. 每月的空调 COP 值3)提高舒适性的空调通风系统的进化

2075.0% 减少 (净值)2017部分负荷性能明显提高，当新风温度低时空调制冷性能变高

通过除湿新风处理机的潜热回收实现无水加湿

Theoretical simulation- 2To
ka.

0.0

0.0

Theoretical simulation - 1

TM okai an id
Li one-yr)
图显示了一年都保持高性能

能耗(一次能)(kBtu/ft2

hs-VRF

3.0
2.0

Practice ： Actualink ay
Ki sswepr0

4.0

1.050505.0

Dec.

100

60

6.0

Nov.

150

desiccant-DOAS

7.0

Oct.

200

8.0
air condi�oning COP(-)

250

Solar powerEx

Device Eﬃciency Ra�o(%)

9.0

hs-VRF(outdoor25℃)
hs-VRF(outdoor30℃)
hs-VRF(outdoor35℃)
Conven�onal VRF(outdoor25℃)
Conven�onal VRF(outdoor30℃)
Conven�onal VRF(outdoor35℃)

0

Air Conditioning(Fresh air load)

建筑概要
70300

Air Conditioning(Indoor load)

本评价与 2013 年节能计算值进行了比较，适当考虑实际运行时间，运行时间外食堂厨房使用率较高，外来参观者人数年间达到 31,000 人，与计算条件
出入比较大，标准计算模型的修正也是一个课题。我们将进行进一步的研究，
为实现 ZEB 进行各种方案的探讨。

・提高使用频率最高的部分负荷下的工作效率
・带 CO2 浓度控制功能的调湿新风处理机的开发和导入The posi�on of higher incidence

Lighting*1

Inducement ofambient air
0.15～
0.20m/s

0.5m/sFloor Diﬀuser(Variable air volumeand direc�on)

354045根据用户要求控制风量和风俗速 ，通过CFD模拟计算结果证明环境温度27℃时，地板送风口的方向
是朝向利用者的。

Fig5. 温湿度控制趋向 ( 舒适状况基于有效温度 )Fig6.“个人控制”地板送风口的气流模拟*1
大楼从红线往北侧退，在北侧建立了一个森林（大金的森林）， "TIC森林"目的在于创造自然，因此尽量选择具有自然形状的树，创造原始的森林氛围。
居民和大金的工程师们可以利用此森林。

Phot3. TIC 森林 1

Phot4. TIC 森林 2

*1 Kouzan Shimizu