ガス警報器（LPガス用）
型式

L610GMbCT_(01)_

検知部分離型
高圧ガス保安協会検定合格品

XL-610GMb（警報部：PA-6Mb、検知部：GD-6）

取扱説明書 ［保証書付］

1. 安全上のご注意

連続して点灯緑色

赤色

誤った取り扱いをすると｢死亡または重傷を負う可能性が想定される｣ 内容

ཌ෥Ջᇣ

෩ȿɟᇣඨ

｢分解厳禁｣

分解禁止

緑高速点滅

｢一般的な禁止｣

警告

警報部：PA-6Mb

緑ゆっくり点滅｢ぬれ手禁止｣

禁

ブザー

音声

① 監視時

緑点灯

緑点灯

ー

ー

② ガスもれ時

赤点灯

赤点灯

「ウーウー
「ウーウーピッピッピッピッ
ピッピッピッピッ」 ガスがもれていませんか」

赤点灯

「ウーウー
「ウーウーピッピッピッピッ
ピッピッピッピッ」 ガスがもれていませんか」

ガスもれを検知している 赤点灯
マイコンメータ 場合※1
がガスをしゃ断すると ガスもれが
④
なくなった
緑点灯
場合

緑点灯

ー

ー

1秒

2秒に1回点滅

1秒

販売店に連絡してください。

検知部：GD-6

お ね が いPA-6Mb

監視時

たびたび警報音が鳴るときは、ガス機器の点検を受けてください。

②③

  4. その他の機能… ……………………………………… 4
  5. ご使用方法…………………………………………… 6④

  7. お手入れのしかた……………………………………… 7⑤

  6. 点検方法……………………………………………… 6

GD-6

⑦

ドアと窓を開けて空気の通りを良くし、しばらく換気を行ってください。

⑨

10. 廃棄について…………………………………………… 8⑧⑥

XL-610GMb
このたびは、ガス警報器 (LP ガス用 ) をおもとめいただき誠にありがとうございました。
この製品は高圧ガス保安協会検定に合格した警報器です。従って正常な使用状態では故障の心配はありませんが、保証期間中万一異常を生じた場合は、速やかに販売店に連絡し、本書を提示してください。次の要領で下記の者が点検または交換いたします。

接続ケーブル：5m

接続ケーブル：0.2m① 交換期限表示
警報器の交換期限が表示されています。

② ランプおよび警報停止スイッチ
通常は緑色に点灯しています。
ガスを検知すると赤色に点灯します。
故障しているときは、緑色に点滅します。
警報中にスイッチを押すと、警報音を約1分間停止することができます。
③ 検定合格証
高圧ガス保安協会の検定に合格した製品であることを証明しています。

④ 警報スピーカー
検知部がガスを検知すると警報音が鳴ります。
※ 警報音は、音声とブザーの選択ができます。
出荷時の設定は音声になっています。
ブザーに変更を希望される場合は、販売店にご連絡ください。
※ 音声は、日本語と中国語の選択ができます。出荷時の音声設定は日本語になっています。
※ 中国語音声に設定すると、ガスがもれたとき、日本語と中国語の警報音が交互に鳴ります。

この製品は保証期間内でも次のような場合、交換は有償となります。
（6）本書の提示がない場合。ただし本書は日本国内のみ有効です。
（7）本書に販売者の記入のない場合。
（8）その他製造業者の責任によらない汚損、故障または損傷。
（9）高圧ガス保安法に基づいて設置された警報器の場合。
（10）ガス警報器に故障が認められない場合。
（11）購入時の組み合わせ（警報部と検知部）
以外で使用された場合。

（3）交換期限を過ぎた製品は保証いたしま
せん。
警報器は安全を守るための製品ですか
ら必ず新しい製品とお取り替えください。

※お客さまにご記入いただいた個人情報は、保証期間内の無償点検・交換対応および安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
※この保証書によって、保証書を発行している者（保証者）、
およびそれ以外の事業者に対するお客さまの法律上の権利を制限するものではありません。
※This warranty is valid only in Japan.

ランプ
緑点灯

ガスが
規定濃度
以上になると警報時

ランプ赤点灯
音声
ウーウーピッピッピッピッ
ガスがもれていませんか

ラン プ
赤点灯

ブザー
ウーウーピッピッピッピッ

警報音が鳴ったときの処置のしかた
警報音が鳴っている間は、以下の内容を必ず守ってください。爆発のおそれがあります。

ཌ෥Ջᇣ

11. 仕様…………………………………………………… 9⑤ 端子カバー
親機との縁組を行う際、ブザーと音声を切り替える際に使用します。縁組、ブザーと音声の切り替えは施工業者にお任せください。
⑥ 電源プラグ
消費電力が1490W以下の電気製品を接続できる予備コンセント付きです。
コード長さは2.5ｍです。
⑦ ランプ
通常は緑色に点灯しています。
ガスを検知すると赤色に点灯します。
故障しているときは、緑色に点滅します。
⑧ ガス検知部および点検口
ガスを検知します。また点検ガスを注入する部分です。
⑨ 防水コネクタ
警報部と検知部を接続します。

予備コンセントを使用する場合は警報器以外の電気製品を同時にご使用になる場合は、警報器のプラグに付属している予備コンセントを使用することができます。

禁止

マッチやライターなど、火気を使わないでください。

禁

電源プラグを抜かないでくださ
い。

禁

止

止

換気扇、電灯、蛍光灯など、電気製品のスイッチを入・切しないでください。
部屋の外から警報音に気づいたときは、部屋の外からすぐに入室しないでください。
ドアや窓を開けて換気してください。

1 ドアや窓を開けて換気する。

もれたガスは空気より重く、室内の下部にたまっています。
空気が流れるようにドアと窓を開けてください。

2 ガス栓や器具栓を閉める。

ガスコンセント接続の場合、ガスコンセントからソケットを外してください。

ブザー
ウーウーピッピッピッピッ

手を離す

3 ガスがなくなれば、警報音が停止する。

ランプが赤色点灯から緑色点灯に変わります。
※ マイコンメータがガスのしゃ断動作（ガスのしゃ断予告・ガスしゃ断・復帰安全確認
中・ガス使用許可）を行っている場合は、親機のみランプ表示と警報音で知らせます。動作については、親機（型式：XL-610GMa）の取扱説明書をご確認ください。

4 ガスもれの原因を確認する。

原因としては、煮こぼれ、ゴム管の外れ、ゴム管の亀裂、ガス機器の立ち消えなどが考えられます。
※ マイコンメータと接続している場合は、警報音が鳴ってから約25 ～ 40秒後に、マイコンメータにしゃ断信号を送り、マイコンメータがガスをしゃ断します。所定の復帰操作を行ってください。

〈マイコンメータと連動している場合（E型・S型メータ接続時）〉
本警報器がガスもれを検知して、警報が約25 ～ 40秒間続くと、本警報器から親機を経由して、マイコンメータへしゃ断信号を送り、マイコンメータがガスをしゃ断します。
マイコンメータがしゃ断した場合は、所定の復帰操作を行ってください。
※マイコンメータの復帰操作については、
マイコンメータの取扱説明書をご確認ください。
※本警報器では、マイコンメータに関する情報（ガスのしゃ断予告・ガスしゃ断・復帰安全確認中・ガス使用許可）はお知らせしません。親機のみランプ表示と警報音でお知らせします。
※親機（型式：XL-610GMa）の動作については、親機の取扱説明書をご確認ください。

஺᥮ᮇ 㝈 

予備コンセントに複数の電気製品を接続しないでください。
火災のおそれがあります。接続できるのは1490W以下の電気製品、1台だけ
禁 止
です。
本警報器
（XL-610GMb）

親機（XL-610GMa）

他の電気製品を予備コンセントに接続する場合は、電気製品の電源スイッチを切ってから電源プラグの抜き差しを行ってください。
必ず行う
感電のおそれがあります。

3

ᖺ

᭶

1 親機の電源が入っていることを確認する。
2 本警報器（子機）の警報停止スイッチを約1秒間押すと

4. その他の機能※ 過去10日以内に警報が作動した場合のみ、ランプが緑色に点滅し、「ピッ」と鳴った後、最後に作動した警報の原因に伴ったランプが、点灯または点滅します。
詳細は、「鳴動原因表示機能」項目を確認してください。

3 本警報器（子機）と親機で、以下のように動作します。
本警報器（子機）

ランプ
緑点灯

ランプ
緑点灯

警報器正常です
親機の電波が受信できていますランプ
ランプ
緑ゆっくり点滅
緑ゆっくり点滅

交換期限の年

20XX年〈検知部が故障している場合〉
検知部、警報部両⽅のランプが緑⾊に⾼速点滅します。このとき、警報⾳を音声設定している場合は「ピッピッピッ 検知
部故障です」とお知らせし、ブザー設定している場合は「ピッピッピッ」と鳴ります。
その後に約1分おきに、「ピッピッピッ 検知部故障です」または、「ピッピッピッ」と鳴ります。
警報停⽌スイッチを押すと、「ピッピッピッ 検知部故障です」と1回お知らせし、以降、警報⾳は36時間停⽌します。
※販売店に連絡してください。

〈警報部が故障している場合〉
検知部、警報部両⽅のランプが緑⾊に点滅します。このとき、警報⾳を音声設定している場合は「ピッピッピッ 警報部故障です」とお知らせし、ブザー設定している場合は「ピッピッ
ピッ」と鳴ります。
その後に約1分おきに、「ピッピッピッ 警報部故障です」または、「ピッピッピッ」と鳴ります。
警報停⽌スイッチを押すと、「ピッピッピッ 警報部故障です」と1回お知らせし、以降、警報⾳は36時間停⽌します。
※販売店に連絡してください。

〈検知部と警報部との配線が異常の場合〉
検知部、警報部両⽅のランプが緑⾊と⾚⾊に交互に高速点滅します。このとき、警報⾳を音声設定している場合は「ピッ
ピッピッ 検知部との配線を確認してください」とお知らせ
し、ブザー設定している場合は「ピッピッピッ」と鳴ります。
その後に約1分おきに、「ピッピッピッ 検知部との配線を確認してください」または、「ピッピッピッ」と鳴ります。
警報停⽌スイッチを押すと、「ピッピッピッ 検知部との配線を確認してください」と1回お知らせし、以降、警報⾳は36時
間停⽌します。
※販売店に連絡してください。

4

ランプ
ランプ
緑高速点滅
緑高速点滅

ピッ

親機

「警報器正常です 親機の電波が受信で 「警報器正常です 子機の電波が受信できています」と鳴り、その後に接続してい きています」と鳴り、その後に通信確認をる親機の電波強度に応じて、3種類の音 行った子機の電波強度に応じて、3種類のが鳴ります。
音が鳴ります。

交換期限お知らせ機能
警報部、検知部両方のランプが緑色にゆっくり点滅します。
警報スイッチを押すと、「警報器の交換期限が過ぎています 販売店に連絡してください」とお知らせします。
※ 販売店に連絡してください。
※ 交換期限お知らせ機能は解除することもできます。
設定を変更されたい場合は、販売店に連絡してください。

ランプ緑点滅ランプが緑色に点滅し、「ピッ」と鳴ります。

ランプ
緑点灯

故障しているときは

警告

2

音声
ウーウーピッピッピッピッ
ガスがもれていませんか

親機（型式：XL-610GMa）との通信確認

以下の原因が考えられますので調べてください。
● スプレー式の殺虫剤やヘアスプレーなどを、検知部の近くで使っていませんか。
● 芳香剤などの濃いガスが検知部にかかっていませんか。
● 溶剤、
シンナー、
ベンジンなどを大量に使用していませんか。
● フローリングのワックス、溶剤を含む接着剤を使用していませんか。
● 長時間、部屋を閉め切っていませんか。
● みりんや酢などの調味料成分を含んだ蒸気が、検知部に大量にかかっていませんか。
● 可燃性のガスなどを使用していませんか。
● 警報器の通常の電圧範囲はAC100V±10Vです。それ以外で使用していませんか。

交換期限を過ぎた警報器は、規定の警報ガス濃度で警報を発しないなど誤動作のおそれがありますので、販売店に連絡してください。交換期限は、警報器本体に表示
してあります。

691

警報器の電源プラグに大きな力をかけないでください。
（例えば掃除機などの移動して使用する電気製品を接続することや、
頻繁に抜き
禁 止
差しすることはおやめください。）

ランプ赤点灯以下の要領で、親機との通信を確認できます。

警報音を停止するために警報器の電源プラグや、警報部と検知部の接続線を抜かないでください。

危険  8. 故障かな?と思ったら… ……………………………… 8
  9. アフターサービスについて…………………………… 8

③

ピッ
ピッピッ

ガスもれが無いのに警報音が鳴り、ランプが赤色に点灯したときは1秒

1秒に2回交互点滅

ランプ
緑点灯

【検知部】

ランプ緑点滅

ランプ緑点灯警報停止
スイッチを約4秒間押す検知部周囲のガスが規定濃度以上になると警報部が警報を発します。

20XX年

①

ランプ
緑点灯

※6秒以上押さないでください。警報音の設定が変更されます。

交換期限の年

【警報部】

ランプ
緑・⾚
交互高速点滅警報音確認機能1秒

3. ガス警報機能

2. 各部のなまえとはたらき

警報部のランプが緑⾊と⾚⾊に交互に高速点滅します。このとき、警報⾳を音声設定している場合は「ピッピッピッ 親機の電波が受信できません」とお知らせし、ブザー設定している場合は「ピッピッピッ」と鳴ります。
その後に約1分おきに「ピッピッピッ 親機の電波が受信できません」または、「ピッピッピッ」と鳴ります。
警報停止スイッチを押すと、「ピッピッピッ 親機の電波が受信できません」と1回お知らせし、以降、警報音は36時間停止します。
※販売店に連絡してください。

警報停止スイッチを約4秒間押すと、警報音を確認することができます。
※ マイコンメータや外部機器への信号は出力されません。

お ね が い  3. ガス警報機能…………………………………………… 3

1

検知部

処置をしても、警報音が鳴りやまないときは衝撃を与えないでください。
故障の原因となります。

止

警報部

1秒

1秒に4回点滅

緑・赤交互高速点滅

分解や改造はしないでください。
故障の原因となります。

警報音※1：警報停止スイッチを押すと、約1分間警報音が停止します。

緑点滅
1秒に2回点滅（電源投入時）｢火気厳禁｣｢水ぬれ禁止｣1秒

1秒に1回点滅

誤った取り扱いをすると「傷害を負う可能性および物的損害のみが発生す
注 意 る可能性が想定される」内容を示しています。

ランプの状態③

警 告 を示しています。

｢必ず行う｣

  2. 各部のなまえとはたらき……………………………… 2（1）警報器の作動確認は、付属の点検ガスで点検してください。
（2）本書は再発行しませんので、紛失しな
いよう大切に保管してください。

赤点灯

絵表示の内容  1. 安全上のご注意………………………………………… 2（1）使用者の故意または不注意によって生
じた故障または損傷。
（2）火災、天災、異常電圧、異常温度、
異常雰囲気等の不可抗力による故障
および損傷。
（3）取付位置が屋外、高温多湿等著しく不適切な場所および浴室に取り付けた場合。
（4）LP ガス以外のガス、水や煮こぼれ等の液体、動植物による故障または損傷。
（5）その他使用上の誤り、分解、改造されたもの、衝撃等による故障または損傷。

連続して点灯作動状況

誤った取り扱いをすると ｢死亡または重傷を負う危険が切迫して生じる場

危 険 合が想定される｣ 内容を示します。

〈ガス警報機能について〉● この警報器はプロパンガス、ブタンガスなどの液化石
油ガス（以下ＬＰガス）を検知します。
都市ガスをご使用のご家庭には、都市ガス用のガス警報器を設置してください。
● 不完全燃焼および酸素欠乏による中毒防止用ではありません。
● ガスもれの発生を未然に防止する装置ではありません。ガスもれなどによる損害については、責任を負いかねますのでご了承ください。
● ガス検知部にガスが到達しないときは、警報機能が働
きません。

もくじ

緑点灯

親機（型式：XL-610GMa）との無線通信がエラーになったとき

本警報器は以下のように動作します。

取扱説明書中のランプの点灯、点滅は次のように動作します。

ご使用前に必ずお読みいただき、お客さまや他の人々への危害や損害を未然に防止するために、必ずお守りください。
注意事項は、
誤った取り扱いによる危害や損害の程度を、以下の表示で区分しています。

このたびは、ガス警報器(LPガス用)をお買い求めいただきありがとうございます。
この警報器は、ガスもれを検知する検知部(GD-6)と、ガスもれをお知らせする警報部(PA-6Mb)に分かれています。
ご使用になる前に、この取扱説明書を最後までお読みいただき、正しくお使いください。
お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保管してください。
なお、万一、本書を紛失されたときは、お買い求めの販売店にお問い合わせください。

〈無線機能について〉● 本 警 報 器はガス警 報 器(型 式：XL-610GMa)(以 下親機)とマイコンメータ遮断用無線装置(型式：RM691)を使用して、マイコンメータなど外部機器と連動してご使用ください。
※本警報器は親機１台に対して、最大で３台まで無線接続することが可能です。
※本警報器をガス警報器(LPガス用)として単体で使用することも可能です。ただし、外部機器とは連動しません。
● いかなる環境でも無線通信できることを保証するもの
ではありません。通信環境によっては、通信できなかったり、一時的な通信断が発生する場合がございます。
ご了承ください。

ランプのつきかたについて

ランプ
緑点灯
警報器正常です
子機の電波が受信できています【電波強度】
電波強度（強）：「ピーピーピー」
電波強度（中）：「ピーピー」
電波強度（弱）：「ピー」【電波強度】
電波強度（強）：「ピーピーピー」
電波強度（中）：「ピーピー」
電波強度（弱）：「ピー」※ 「親機の電波が受信できています」の ※ 「子機の電波が受信できています」の音声については、「警報器正常です」
音声については、「警報器正常です」と鳴った後、最大15秒後に鳴ることがと鳴った後、最大15秒後に鳴ることが
あります。
あります。
※ 電波強度は、接続している親機の強度 ※ 電波強度は、通信確認を行った子機のになります。
強度になります。
※ 電波強度（中）（弱）ですと条件によっ ※ 電波強度（中）（弱）ですと条件によっては通信エラーを起こす場合がありまては通信エラーを起こす場合がありますので、電波強度が（中）（弱）の場合すので、電波強度が（中）（弱）の場合は販売店に連絡してください。
は販売店に連絡してください。
※ 親機との無線通信を確立できなかった ※ 子機との無線通信を確立できなかっ場合、「親機の電波が受信できません」
た場合、子機の電波が受信できないたと鳴ります。
め、親機は音声が鳴りません。
販売店に連絡してください。
販売店に連絡してください。

鳴動原因表示機能

ランプ
緑点滅

ランプ
緑点滅

過去10日間に警報器が動作したかどうかを確認することができます。
警報停止スイッチを約１秒間押すと、過去10日以内で最後に行った警報器の動作を下表のランプ表示でお知らせします。
※ 電源を投入してから約25分以内に起こった警報器の動作の履歴は表示しません。
※ 検知部はランプ表示を行いません。
※ 親機の動作の履歴は表示しません。
過去の警報器の動作

警報部のランプの状態

警報なし

－

ガス警報

１秒間赤点灯故障警報

１秒間に2回赤点滅

警報部と検知部との誤配線表示

1秒間に4回赤点滅

ランプ
ランプ
緑・⾚
緑・⾚
交互
交互
高速点滅
高速点滅

5

5. ご使用方法

7. お手入れのしかた

使用するときのご注意

注意

警告
禁

止

電源電圧AC100V以外で使用しないでください。
過電圧を加えると過熱し、火災の原因になるおそれがあります。

必ず行う

注意

必ず行う

警報器の電源プラグや、予備コンセントに接続するほかの電気製品の電源プラグ
は、コンセントの奥まで確実に差し込んでください。
必ず行う
感電・ショート・発煙・発火や、電源プラグ部分の過熱による焼損のおそれがあります。
ぬれた手で電源プラグを抜き差ししたり、予備コンセントを触ったりしないでくだ
さい。
ȿɟਖ਼ᇣඨ
感電するおそれがあります。

禁

禁

禁

禁

禁

禁

止

警報器をお手入れするとき以外は、電源プラグを抜かないでください。
ガスもれが発生しても警報を発しません。

止警報器に耳を近づけて、警報音を聞かないでください。
聴力障害などの原因になるおそれがあります。

止警報器の電源プラグに大きな力をかけないでください。
電源プラグやコンセントが破損するおそれがあります。

止

止

電源プラグにほこりが付着している場合は、ほこりを取り除いてください。
火災の原因となります。

● お手入れするときは、警報器の内部に水が入らないように注意してください。
● アルカリ性洗剤、塩素系漂白剤、ベンジン、シンナー、アルコールなどを使うと、警報器
本体の表面を傷めることがありますので使用しないでください。
● 中性洗剤などを使ったときは、警報器本体の表面に傷がついたり、しばらく赤ランプが点灯したり、警報音が鳴りやまないことがあります。

お手入れの際の警報器の取り付け・取り外し

注意
禁

止

取付位置を移動させないでください。
警報の遅れの原因となります。
取付位置を変える必要が生じたときは、販売店に連絡してください。

止警報部の前、または周囲に物を置いたり、取り付けたりしないでください。
親機との無線通信が妨げられ、通信エラーなどの原因となります。

コード振れ止め

ランプ緑点灯電源プラグを差し込む

約3秒後

ランプが次のように点滅している。

ガス機器以外の燃焼機器の異常が考えられます。

販売店に連絡して、それらの機器も点検を受けてください。

警報停止スイッチを押して、警報音を確認してください※3。

以下の警報音が鳴る場合は、販売店に連絡してください。

緑
ゆっくり
点滅

消灯

❶

➡ 「警報器の交換期限が過ぎています
販売店に連絡してください」と鳴る
とき➡ 「ピッピッピッ 警報部故障です」
または「ピッピッピッ 検知部故障です」と鳴るとき➡ 「ピッピッピッ 検知部との配線を確認してください」と鳴るとき
以下の警報音が鳴る場合は、無線通信エラーとなります。原因を調べてください。
（P.8の「無線通信エラーのときは」を参照）➡ 「ピッピッピッ 親機の電波が受信できません」と鳴るとき
電源プラグが抜けていませんか。

電源プラグをコンセントに差し込んでください。

検知部だけが消灯していませんか。

警報部と検知部の接続が切れています。
販売店に連絡してください。

電源ブレーカーが切れていませんか。

ブレーカーを入れてください。

停電していませんか。

停電でなければ、警報器の故障が考えられます。
販売店に連絡してください。

種別

液化石油ガス用ガス漏れ警報器

対 象 ガ ス

ＬＰガス

作 動 条 件

0.45%のイソブタンに対し60秒以内に警報
0.05%のイソブタンに対し警報しない

警 報 方 式

ランプ赤点灯、音声合成音（日本語のみ・日本語と中国語・ブザーで選択可能）、
自動復帰式

応 答 時 間60秒以内

警 報 音 量70dB(A)/m 以上

電AC100V 50/60Hz源

消 費 電 力監視時約1.1W、警報時約1.8W

外部出力信号

無線式
出力信号遅延時間約25 ～ 40秒

使用温度範囲寸法

質量

電 源 コ ード

付

無

属

品

線

【警報部】－10 ～ 40℃（結露なきこと）【検知部】－10 ～ 45℃【警報部】幅70×高さ120×奥行き25mm（突起部除く）【検知部】幅43×高さ79×奥行き23mm（突起部除く）【警報部】約210g（電源コードを含む）【検知部】約55g
長さ2.5m、予備コンセント付き
警 報 部
付 属 品

取付板×1、
コード振れ止め×3、
アンカープラグ×2、
丸木ねじ(φ3.1×13mm)×3、
皿木ねじ(φ3.1×25mm)×2

検 知 部
付 属 品

取付金具×1、
コード振れ止め×8、
アンカープラグ×2、
丸木ねじ(φ3.1×13mm)×2、丸木ねじ(φ3.1×25mm)×2

そ の 他

取扱説明書（保証書付）
×1、施工説明書×1、点検ガス×1、
警告表示「警報器が鳴ったら」ステッカー×1

特定小電力無線（規格：テレメーター用、
テレコントロール用及びデータ伝送用
特定小電力無線局に使用するための無線設備（920MHz））※3：警報停止スイッチを押すと、以降36時間、警報音は停止します。

無線通信エラーのときは〈取り付けかた〉1 取付板に警報器を取り付ける。

【警報部】❷突起の位置を合わせる

【検知部】

❶
❸

❷

こんなときは

ここを確認してこう処置してください

警報停止スイッチを押すと、「ピッピッピッ
親機の電波が受信できません」が鳴る。

親機の電源プラグが抜けていませんか。

親機の電源プラグをコンセントに差し込
んでください。

警報部および親機の前、または周囲に物を置いたり、取り付けたりしていませんか。

無線通信の妨げとなります。
障害物を移動するなど通信環境を改善
し、通信確認を行ってください※4。
（P.5を参照）
通信環境が改善しない場合は、販売店に連絡してください。

❸

警報器正常です
約2秒後販売店に連絡して、ガス機器の点検を受けてください。

❷❶

ランプ緑点灯ガス機器の異常が考え
られます。

緑･赤
交互
高速点滅

【検知部】

2 約3秒後ランプが緑色に点灯し、「警報器正常です」と鳴り、監視状態に入る。
ランプ緑
ゆっくり点滅処置をしても警報音が鳴り止まない場合
は、販売店に連絡してください。

または❶ランプが緑色に約２秒間点灯後、緑色にゆっくり点滅※2します。
約5秒間は、
ガスを検知しても警報音は鳴りません（停電復帰後も同じです）。
※2：ゆっくり点滅		
ランプが消灯から点灯、点灯から消灯へ連続的に変化します。
※交換期限お知らせ機能を解除している場合、ランプ動作は点滅となります。

原因を調べてください。
(P.4を参照)

ランプ が 消 灯して いる。

❷

1 電源プラグをコンセントに差し込む。

ガスがもれていないのに、警報音が鳴る。

緑
高速点滅

電源コード、
ケーブルなどの線【警報部】

必ず親機の電源が入っていることを確認してください。
親機の電源が入っていないと親機と無線通信ができません。

こう処置してください

または

取り外す

2 取付板から警報器を取り外す。

止

ここを確認して緑点滅

無理な力で、取付板に警報部を取り付け・取り外しをしないでください。
取付板が破損するおそれがあります。

1 電源コード、ケーブルなどの線をコード振れ止めから取り外す。

警報器の近くでラジオなどを使用しないでください。
ラジオなどにノイズ（雑音）が入ることがあります。
警報器から距離を離してお使いください。

こんなときはまたは〈取り外しかた〉検知部の前に物を置いたり、取り付けたりしないでください。
警報の遅れの原因となります。

必ず行う

警報器をお手入れするときは、必ず警報器の電源プラグを抜いてください。
感電やけがの原因となります。接続されているマイコンメータ・外部機器が集中監視を行っている場合、集中監視元まで警報があがりますのでご注意ください。

11. 仕様警報器に異常がある場合は、次の点検および処置をしてください。
処置をしても異常があるときは、販売店にご連絡ください。

お ね が い警報器や電源プラグ（予備コンセントを含む）を水につけたり、水をかけたりしな
いでください。
෩ȿɟᇣඨ
感電・ショート・発煙・発火のおそれがあります。

禁8. 故障かな？と思ったら

2 電源コード、ケーブルなどの線をコード振れ止めにはめ込む。

※4：警報器およびマイコンメータ遮断用無線装置は取付位置を移動させないでください。
取付位置を変える必要が生じたときは、販売店に連絡してください。

  〈確認〉
警報器が確実に固定されていることを確認してください。
コード振れ止め6. 点検方法

はめ込む

日常点検●	日常点検は、ランプが緑色に点灯していることを確認してください。
ランプが点灯していないと、ガスもれが発生しても警報を発しません。
●	1 ヶ月に1度、警報停止スイッチを押して親機との無線通信の状態を確認してください。
●	検知部のみランプが消灯している場合は、警報部と検知部が接続されていないことがあります。警報部と検知部が接続されているか確認してください。
ご不明の場合は、販売店に連絡してください。

作動点検
警報器が正常に作動していることを確認するために、付属の点検ガスによる点検を行ってください。
点検される際は、施工説明書の「ガス警報機能の点検」を確認してください。

電源コード、
ケーブルなどの線

お手入れ

1 警報器の電源プラグを抜いて警報器を取り外す。

● 警報器に異常がある場合は、修理を依頼される前に「8．故障かな？と思ったら」の項目、処置をご確認ください。処置をしても異常がある場合は販売店に連絡してください。
● 添付の保証書に基づき、保証期間は警報器本体に表示された交換期限の期限内となります。万一異常が生じた場合は、速やかにお買い求めの販売店に連絡し保証書をご提示ください。保証書の記載内容に基づき、販売店が点検または交換いたします。
● アフターサービスについて、ご不明の点がありましたら、販売店に連絡してください。
● 引っ越しをされるときは、販売店に連絡してください。
●警報器を交換する場合は、警報部と検知部の両方を交換してください。警報部および検知部の単独販売はできません。

2 水または石けん水で浸した布をよく絞ってふき取る。

10. 廃棄について

お ね が い● 点検ガスは、お子様の手の届かない場所で保管してください。
● 点検ガスを注入しても警報音が鳴らないときは、「9.アフターサービスについて」をお読みください。
● 点検ガスをかけ続けないでください。警報音が鳴りやまなくなることがあります。
● 点検ガスが無くなりましたら、販売店でお買い求めください。

9. アフターサービスについて

本警報器の廃棄の際は、お住まいの市町村の廃棄物の処理方法にしたがって廃棄してください。

3 警報器がぬれていないことを確認し、警報器を取り付けた後、電源プラグをもとどおりコンセントに差し込む。

本社[北 海 道]
[東 北]
[北 陸]
[関 東]

6

7

8

9

〒532-0036 大 阪 市 淀 川 区 三 津 屋 中2－5－4 （06）6308－3155（代）
札 幌 （011）231－1101（代）[ 中 部 ] 名古屋 （052）951－2650（代）
仙 台 （022）295－6061（代）
静 岡 （054）255－1901（代）金 沢 （076）234－5611（代）[ 関 西 ] 大 阪 （06）6308－3155（代）
東 京 （03）5403－2706（代）[四国・中国] 岡 山 （086）435－5087（代）
新 潟 （025）365－1390（代）
広 島 （082）568－2800（代）[ 九 州 ] 福 岡 （092）431－1881（代）10