アフターサービスについて

仕

●免責事項

様

LPガス警報器用無線装置

お願い項

目

●この無線装置は、５年間の無償保証です。

この取扱説明書に書かれている内容を守っていただいた上で、無線装置が正しく作動しないことが判明した場合には、無償でお取り替えいたします。
ただし、保証書に記載されている保証適用除外の項目に該当する場合は、この限りではありません。保証書をご参照ください。
●保証書に取り付け年月および販売店名の記入のないものは、無効となることがあります。
お取り付け時にご確認ください。
●保証書は大切に保管してください。
●アフターサービスについて、ご不明の点がありましたら、販売店にお問い合わせください。

名

称 警報器用無線装置

品

名

仕警報器用無線装置
メータ遮断用無線装置
【増設用】

CM-LP

CM-LK
特定小電力無線

送 信 電 力10mW

外 形 寸 法質量CM-M

110mm×52mm×22ｍｍ(突起部含まず)
約100g

173mm×96mm×45ｍｍ（突起部を含まず）
約300g

85% RH以下（結露しないこと）
屋

内

無線装置をご使用になる皆様へ
ガス

ガス
復帰

CMCM

復帰

−LK−LP屋外・接続
・接続
・木ねじ
ケーブル 1本 ケーブル 1本 （25mm）……2本・取付板…… 1個 ・取付板…… 1個
品 ・木ねじ…… 2本 ・木ねじ…… 2本・ピン……… 5本 ・ピン……… 5本‫ֿף‬ջ‫ࣻټ‬ջឬ‫بڨ‬ႊི፷ᚽᏚ

ឬ‫بڨ‬ႊི፷ᚽᏚ
Ȍ‫ۄ‬ᜫႊȍÃÍ­ÌËÃÍ­ÌÐʫ˂ʉᤝ୽ႊི፷ᚽᏚ

CM-LPとLP警報器の接続Ǵί ᜳ ఙ ᩖƂ ȝ՘ɝ͇Ȥऻµࢳᩖൡ‫ب‬ᜫᏚऻǾȝ՘͇ஓɥ˩ᜤඊȾȧᜤоȢȳȨȗǿȝ՘ɝ͇ȤऻµࢳᩖȟίᜳఙᩖȾȽɝɑȬǿǴί ᜳ ᤛ ႊƂ ՘੥ᝢ஥ంȾ‫ژ‬ȸȢඩࢠȽΈႊ࿡ৰȺίᜳఙᩖюȾ୒᪩ȪȲ‫ک‬նɂȝ႑ȪҋȾɛɝིРȺ̬૰ȪɑȬǿͯȪ᫖෺ɂίᜳߦ៎۶ȺȬǿǴίᜳᤛႊ᪍۶Ƃ ᫖෺ߧ֤ǾȝɛɆᚾᬂȾᜤᢐȪȹȕɞ̜ᬱɁ‫ک‬նǴɬʟʉ˂ɿ˂ʝʃኄȾȷȗȹǾȧ˪஥Ɂ‫ک‬նɂ៧ۨࣆȾȝ‫ץ‬նȮȢȳȨȗǿࢳˁᴪᛏᣲႭհᴥ‫ފ‬ൡᴦˁᴪᛏᣲႭհᴥᤝ୽‫ފ‬ൡᴦˁᴪᴥ޴ஃᐐᴦ៧ۨࣆȎఌஓÔÅÌᴥ៧ۨࣆɂ॒ȭᜤоȪȹȢȳȨȗᴦᴥίᜳᐐᴦᛏᣲЫȎµ³²­°°³¶ǽ‫۾‬᩸ࢍ๰ࡺԖ˧แࠎ˹²­µ­´

CM-Mとマイコンメータの接続
無線信号

無線装置を正しくお使いいただくためや、お客さまや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、この取扱説明書にはいろいろな絵表示をしています。
その表示と意味は次のようになっていますので、内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。
なお、接続するLPガス警報器の取扱説明書も合わせてお読みください。
誤った設置や取り扱いによる危害や損害の程度を以下の表示で示しています。

警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う危険が想定されることを表しています。

注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が損害を負う可能性が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される場合を表しています。

取り扱い上の注意ÃÍ­ÍඒɁᛵᬻȺ˩ᜤɁ៧ۨࣆȟ̬૰ȪɑȬǿᛏᣲႭհᴥᜆൡᴦ

CM-LK（別売品）「一般的な禁止」事項を示しています。
禁ȦɁȲɆɂི፷ᚽᏚɥȝ՘ɝ͇ȤȗȲȳȠ᝚ȾȕɝȟȻșȧȩȗɑȪȲǿίᜳఙᩖ˹˥ˢႱࢠɥႆȫȲ‫ک‬նɂǾᣱɗȞȾ៧ۨࣆȾᣵፅȪǾటంɥ૬ᇉȪȹȢȳȨȗǿȝ՘͇ஓ

CM-M

● 接続例

・取扱説明書（保証書付）……… 1冊
・施工説明書…………………… 1冊

ίᜳం[保証書付]

CM-LP

使用湿度範囲属

取扱説明書

10年間（通常のご使用時）-10℃～ +50℃

付

ＣＭ-ＬＰ/Ｍ（CM-LP＋CM-M）
ＣM-LK※組み合わせ可能な機器については、お買い求めの販売店にお問い合わせください。

使用温度範囲設 置 場 所

増設用型式

DC3V
リチウム電池パック（CR17450E-R）

源

電 池 寿 命

セット型式

様

電波の種類

電

CM-LP・CM-LKは、ガス漏れの発生を未然に防止する装置ではありません。
CM-Mは、マイコンメータを遮断する機能を持ちますが、ガス漏れを防止するものではありません。
また、建物構造や障害物、周囲環境（一時的な電波障害を含む）により無線通信が行えず、マイコンメータの遮断が行えない場合があります。
万一火災事故またはその他の天災が発生し、人身事故、財産・資材の破損などによる損害が直接または間接に発生したとしても、一切責任を負いませんのでご注意ください。
この無線装置の用途以外の使い方によって生じた損害、指定された機器（※）・ソフトウエア以外との組み合わせによって生じた損害に関して、一切責任を負いませんのでご注意ください。

CM-LPとCM-LKは、横から衝撃を与えないでください。取付板から外れて落下したり、取付板のツメが破損するおそれがあります。

止● お買い上げありがとうございます
ご使用にあたりましては必ずこの取扱説明書をお読みいただき、内容を理解した上で取り扱ってください。この取扱説明書は取り付け後も保証書とともにお手元に保管し、いつでもご覧いただけるように大切に保管しておいてください。

● 機器の概要
・ CM-LP：警報器用無線装置
この商品は、LPガス警報器に接続する無線装置です。CM-Mと組み合わせて、警報器の外部出力に連動してマイコンメータを遮断させることができます。
・ CM-M：メータ遮断用無線装置
この商品は、マイコンメータに接続する無線装置です。CM-LPと組み合わせて、警報器の外部出力に連動してマイコンメータを遮断させることができます。

CM-Mは１台のみ登録可能です
・ CM-LK：警報器用無線装置【増設用】（別売品）
この商品は、LPガス警報器に接続する無線装置です。CM-LP、CM-Mと組み合わせて、複数の警報器をマイコンメータと連動させることができます。
CM-LKは最大14台まで登録可能です。
この取扱説明書では、CM-LP、CM-LK、CM-Mをあわせて無線装置と呼びます。

「必ず行う」事項を示しています。
必ず行う

警告●絶対に分解改造しないでください。故障の原因となります。

改造すると法律により罰せられることがあります。
●落下させたり衝撃を与えるような取り扱いはしないでください。
 
故障の原因となります。
●落としたり、製品ケースを破損したときは、使用を中止してください。そのまま使用すると、火災の原因となります。
●加熱したり、火に入れるなどしないでください。火災や破裂の原因となります。
●ぬれた手で触らないでください。故障や誤動作の原因となります。
●水などの液体をかけないでください。発火、発熱、液漏れ、破裂の原因となります。
●指定された機器（※）以外とは接続しないでください。故障、誤動作の原因となります。
※ 組み合わせ可能な機器については、お買い求めの販売店にお問い合わせください。

注意
無線装置の前に物を置いたり、取り付けたりしないでください。
また、取り付け位置をみだりに移動させないでください。正常に無線通信が行えなくなり、マイコンメータが遮断しない原因となります。
設置位置を変える必要が生じた場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。
TT0262D1-B

定期的なテストのお願い

各部のなまえとはたらき●CM-LP

取り付け後は、定期的（6か月に１回）に無線装置の動作点検を行ってください。

カバー脱着時動作点検を行うと、マイコンメータが遮断します。

④①ガス

復帰

⑤②⑥

③

CM−L
P

CM-LPまたはCM-LKに接続した警報器を操作します。
無線装置の操作をする必要はありません。
警報器の操作や、警報音等については、警報器の取扱説明書を参照してくだ
さい。

●テスト手順

カバー脱着時ガスを使用している状態で行ってください。
①CM-LPまたはCM-LKに接続されている警報器の取扱説明書に従ってマイコンメータとの連動確認を行ってください。

④

復帰

⑤②

⑥

③CM−L
K

①ラベル

②ランプ
通常は消灯しています。

通信エラーや電池切れのときには、ランプが点滅します。
③ガス復帰ボタン
マイコンメータを復帰・遮断する場合に使用します。
※この機能を使用するには別途配線が必要です。販売店にご相談ください。
④ロータリースイッチ
登録や解除など、設定を切り替えるスイッチです。
⑤接続ケーブル接続用コネクタ組み合わせ可能な警報器については販売店にお問い合わせください。
⑥ボタン

設置時に使用します。通常は操作しません。

●CM-M
⑦ラベル
⑧端子カバー
⑨赤ランプ
通信エラーのときにランプが点滅します。
⑩緑ランプ
電池電圧低下のときにランプが点滅します。
⑪ボタン
通信感度確認の際に使用します。
⑫ディップスイッチ
接続するマイコンメータに合わせて設定します。

ランプ表示の表現している事象一覧表
CM-LPのランプ表示と表現している事象
緑ランプ
１回点滅
（２分周期)
２回点滅(２分周期)
－－－－

⑦

赤ランプ

ブザー音
表現している事象
ピッ－
CM-LPの電池切れ（２分周期）
ピッピッ－
CM-M、CM-LKの電池切れ（２分周期）
１回点滅
ピッ
CM-LP－警報器間の（２分周期） （２分周期） 接続異常
２回点滅
ピッピッ
CM-LK－警報器間の（２分周期） （２分周期） 接続異常３回点滅
ピッピッピッ CM-LP－CM-M、CM-LKとの（２分周期） （２分周期） 無線通信異常

CM-Mのランプ表示と表現している事象
緑ランプ
１回点滅
（２分周期)

赤ランプ

ブザー鳴動

緑ランプ
１回点滅
（２分周期)
－
⑫⑨⑩⑪－
ON
1231M

ON411M234

置

警報器の取扱説明書に従って、警報器の確認をしてください。
確認しても鳴り止まない場合は、販売店までご連絡ください。

警報器の警報音が鳴り止まない・ 警報器が警報音を発している場合には、警報器の取扱説明書に従って、適切な処置をしてください。

廃棄するときは、本体と電池を分別することができます。
※付属のリチウム電池は、「一次電池」です。一般の不燃ゴミとして廃棄できますが、廃棄方法は各自治体の指示に従ってください。

●電池の取り外しかた
CM-LP、CM-LKの場合
カバー
電池

マイコンメータが遮断していたら－鳴動なし

３回点滅（２分周期）

鳴動なし

状

況

・マイコンメータが遮断したまま復帰できない。
・マ イコンメータを復帰しても、しばらくすると遮断する。

ガス

置②電池コネクタを外す

CM-Mの場合電池②電池コネクタを外す①端子カバーをスライドして開く

ガス復帰ボタンの使用方法
ガス復帰ボタンを有効にするにはマイコンメータとCM-M（メータ遮断用無線装置）との配線が必要です。

端子カバー●マイコンメータの復帰のしかた①CM-LPま た はCM-LKの ガ ス
復帰ボタンを押し続けて、赤ランプが点灯→点滅へと変わったら、すぐにボタンを離す。

ƆίᜳɁኰٍ
ίᜳɂൡ‫ب‬టͶɥߦ៎ȻȪɑȬǿൡ‫ب‬టͶ͏۶ȾႆȫȲૺ޼ɂǾటίᜳంȾްɔ
ɜɟȲίᜳɁߦ៎ȺɂȕɝɑȮɦǿƆίᜳᤛႊ᪍۶

②赤ランプが２秒点灯、２秒消灯を繰り返すことを確認する。
③CM-LPま た はCM-LKの ラ ンプ表示を確認する。

ガス復帰ボタン
赤ランプ点滅(２秒点灯、２秒消灯)

成功した場合は、緑ランプが5秒間点灯します。
失敗した場合は、緑ランプが4回点滅します。再度①からやり直してください。

CM-Mの電池切れ●マイコンメータの遮断のしかた

CM-LPとの無線通信異常①CM-LPまたはCM-LKのガス復帰ボタンを押し続けて、赤ランプが点灯したらボタンを離す。

表現している事象①カバーを開く販売店までご連絡ください。

※ マイコンメータの復帰操作については、マイコンメータの説明書をご参照ください。

赤ランプ

ブザー鳴動

－鳴動なし

CM-LKの電池切れ②赤 ランプが1秒点灯、1秒消灯を繰り返すことを確認する。

鳴動なし

CM-LK－警報器間の接続異常③CM-LPま た はCM-LKの ラ ン
プ表示を確認する。

鳴動なし

CM-LPとの無線通信異常

１回点滅（２分周期）
３回点滅（２分周期）

処

表現している事象

CM-LKのランプ表示と表現している事象⑧

処

復帰●動作確認では、大音量の警報音が鳴りますので、事前にご近所の方や住宅管理者へ周知徹底した上で行ってください。

ガス

況

−LP

お願い

①状CM

②マイコンメータが遮断していることを確認してください。
※マイコンメータの復帰操作については、マイコンメータの説明書をご参照してください。

●CM-LK（別売品）

廃棄について警報音を発していたらȦɁᛏֿɂίᜳఙᩖюȺɕඒɁɛșȽ‫ک‬նǾ̬૰ɂ఍РȻȽɝɑȬǿ
ᴥ±ᴦΈႊᐐɁ୒৙ɑȲɂ˪า৙ȾɛȶȹႆȫȲ୒᪩ɑȲɂૺϾǿ
ᴥ²ᴦཌདǾ‫ۿ‬དǾႱࢠຣ࣊ǾႱࢠ᫑ٍ෥ȽȼɁ˪ժ੷ӌȾɛɞ୒᪩ɑȲɂૺϾǿ
ᴥ³ᴦ՘͇ͱᏚȟࠎ۶Ǿᯚຣ۹຾ȽȼᕻȪȢ˪ᤛछȽ‫ک‬੔Ⱦ՘ɝ͇ȤȲ‫ک‬նǿᴥ´ᴦΈႊ˨Ɂ᝝ɝǾґᜓǾ୎ᣲȨɟȲɕɁǾ՘͇ͱᏚɁሉӦǾᕶ˩Ǿᚗ଒ȽȼȾɛɞ୒᪩ɑȲɂૺϾǿᴥµᴦི፷ᚽᏚȾ୒᪩ȟᝓɔɜɟȽȗ‫ک‬նǿᴥ¶ᴦటంɁ૬ᇉȟȽȗ‫ک‬նǾȲȳȪǾటంɂஓటّюɁɒ఍ӛȺȬǿᴥ·ᴦటంȾȝ՘ɝ͇ȤஓǾ៧ۨࣆջɁᜤоɁȽȗ‫ک‬նǿƆȝ᭐ȗᴥ±ᴦటంɂѓᄉᚐȗȲȪɑȮɦɁȺǾጦ‫܅‬ȪȽȗɛșȾ‫۾‬ҒȾίከȪȹȢȳȨȗǿ
ᴥ²ᴦི፷ᚽᏚɂާпɥަɞȲɔɁɕɁȺȬɁȺǾȝ՘ɝ͇Ȥऻ ±° ࢳɥᤈȡȲɕɁɂ॒ȭ୿ȪȗɕɁȻȝ՘ɝఉțȢȳȨȗǿȦɁίᜳంɂȝ޵റɁ෢ศɑȲɂ‫ף‬ศ˨Ɂ൏ҟɥҤ᪅ȬɞȲɔɁɕɁȺɂȕɝɑȮɦǿɑȲǾటᛏֿȾȷȗȹȧ˪஥Ƚ‫ک‬նɂǾ៧ۨࣆǾɑȲɂᛏᣲЫȾȝ‫ץ‬ȗնɢȮȢȳȨȗǿറȝջҰȎ

ガス復帰ボタン
赤ランプ点滅(1秒点灯、1秒消灯)

成功した場合は、緑ランプが5秒間点灯します。
失敗した場合は、緑ランプが4回点滅します。再度①からやり直してください。

ᴪȝ޵Ȩɑȧͳ੔᫖ǽᝈᴥǽǽǽǽᴦ