2023年11月30日
一般社団法人日本建材・住宅設備産業協会
リフォーム推進委員会 制度検討部会「住宅の燃費」リーフレット（2023年11月版）

使用データについて＜計算結果＞「ホームズ君 パッシブ設計オプ
エネルギー量ション」の計算結果［MJ/年］

一次エネ ［MJ/年］ ※1
暖房「建研WEBプログラム」の計算結果
一次エネルギー消費量 ［MJ/年］

冷房

換気

給湯

照明

一次エネ

水使用量

一次エネ計

水使用量計

[MJ/年][ｌ/年]

その他

H4基準相当12,296

6,560

4,583

26,386

13,684

21,24184,750133,446

ZEH基準相当

3,686

6,425

4,583

17,172

4,877

21,241

57,98475,224

削減率

-70%

-2%

0%

-35%

-64%

0%

-32%

-44%

-26,766-58,222※1

一次エネ［MJ/年］ ＝ 暖冷房費［円］ × 9.76［MJ/kWh］ ／ 27［円/kWh］「ホームズ君 パッシブ設計オプ
金額ション」の計算結果［円/年］

金額 ［円/年］
暖房「建研WEBプログラム」の計算結果

光熱費

金額［円/年］ ※2

冷房

換気

給湯

照明

その他

水道代

※3

燃費

金額［円/年］

金額［円/年］

金額［円/年］

H4基準相当34,01618,14812,67872,99437,85558,761

234,452

35,363269,815ZEH基準相当

10,197

17,774

12,67847,505

13,492

58,761

160,407

19,934

180,341

-70%

-2%

0%

-35%

-64%

0%

-31.6%-43.6%-33.2%-74,045-15,429-89,474

削減率※2 光熱費の金額[円/年] ＝一次エネ［MJ/年］/ 9.76［MJ/kWh］ × 27［円/kWh］※3 水道代の金額[円/年] =水使用量［ｌ/年］/1000［ｌ/㎥］×265［円/㎥］算出に使用した電気代及び水道代の単価については、（一社）日本バルブ工業会作成の「節湯水栓のエコ効果算出適用数値及び効果の例」による＜算出条件＞
20～30年前の設備最新の設備

住宅モデル

自立循環型のモデル住宅を使用して算出

地域

6地域（東京）の気象条件を元に算出

気象データ
壁

窓
エアコン
照明
トイレ
便器
節湯水栓

東京(拡張アメダス2010年版)
壁（Ｕ値）0.68 W/（㎡・Ｋ)

壁（Ｕ値）0.43 W/（㎡・Ｋ)

床（U値）

0.86 W/（㎡・Ｋ)

床（U値）

0.45 W/（㎡・Ｋ)

天井(U値）

0.45 W/（㎡・Ｋ)

天井(U値）

0.21 W/（㎡・Ｋ)

基礎（線熱貫流率）

1.8 W/（㎡・Ｋ)

基礎（線熱貫流率）

0.3 W/（㎡・Ｋ)

金属製サッシ＋単板ガラス
開口部η値

0.7

6.51 W/（㎡・Ｋ)

浴槽使用プログラム

0.51

2.33 W/（㎡・Ｋ)

2017年時点での推奨機種の性能を元に以下の通りで算出

冷暖房平均COP

冷暖房平均COP

3.5 （係数）

建研WEBプログラム

5.3 （係数）

建研WEBプログラム

いずれかの機器において白熱灯を使用している条件で算出全ての機器においてLEDを使用している条件で算出全ての機器においてLEDを使用している条件で算出（一社）日本レストルーム工業会資料の大便器の水使用量より以下で算出（一社）日本レストルーム工業会資料の大便器の水使用量より以下で算出

家族4人（男2人、女2人） 標準的なモデルとして大8l、小6l

家族4人（男2人、女2人） 標準的なモデルとして大6l、小5l

2000年頃の使用量

2008年以降の使用量

37,960 ｌ/年（一社）日本バルブ工業会資料より以下の通りで算出

27,044 ｌ/年（一社）日本バルブ工業会資料より以下の通りで算出

58,690 ｌ/年
建研WEBプログラム

ガス従来型給湯機（エネルギー消費効率:78.2％）

39,909 ｌ/年
建研WEBプログラム

風呂給湯機（追焚あり）条件で算出
建研WEBプログラム「高断熱浴槽を使用しない」として算出

ガス潜熱回収型給湯機（モード熱効率:95％）

風呂給湯機（追焚あり）条件で算出
建研WEBプログラム

・建研WEBプログラム「住宅に関する省エネルギー基準に準拠したプログラム」 Ver.3.4.0 (2023.04)
・ホームズ君パッシブ設計オプションVer.4.36

30,660 ｌ/年（一社）日本バルブ工業会資料より以下の通りで算出

35,806 ｌ/年（一社）日本バルブ工業会資料より以下の通りで算出

（浴室）
給湯設備

開口部η値

2000年代に主力であった製品の性能を元に以下の通りで算出

（台所）
節湯水栓

樹脂(木)と金属の複合材料製建具＋日射取得型Low-E複層ガラス(ガス14mm)以上

株式会社インテグラル https://www.homeskun.com/「高断熱浴槽を使用する」として算出

https://house.lowenergy.jp/

2023年11月30日
一般社団法人日本建材・住宅設備産業協会
リフォーム推進委員会 制度検討部会「住宅の燃費」リーフレット（2023年11月版）

使用データについて＜個別設備の性能 改善率＞
設備名

改修前性能

改修後性能

改修前の仕様改修後の仕様単位・指標

改善率

壁0.680.43

U値

-37%

大壁充填グラスウール10K75mm

大壁充填高性能グラスウール16K105mm

床0.860.45

U値

-48%

根太間XPS1種bA40mm

根太レスグラスウール32k(λ0.036)80mm

天井0.450.21

U値

-53%

天井充填グラスウール10K100mm

天井充填高性能グラスウール14K(λ0.036)170mm

基礎1.80.3

ψ値-83%

布基礎・床下断熱布基礎・床下断熱
金属・樹脂(木)複合材料製(η値:0.51)

窓

6.512.33

U値-64%

金属製 (η値0.70) ・単板ガラス

エアコン

3.5

5.3

COP-34%

2000年代の主力商品と2020年時点での推奨品の比較

照明

Low-E複層ガラス(G14以上日射取得型)

1590lm/W-83%

資源エネルギー庁 省エネ性能カタログ2022

P11880%95%

熱効率-16%

資源エネルギー庁 省エネ性能カタログ2022

P190

80%

3.3

JIS効率-25%

建研WEBプログラムで上記エコジョーズの算出結果と比較算出した結果を継続使用

高断熱浴槽

1673.82

1157.08

MJ/年-31%

建研WEBプログラムの算出結果

トイレ・便器37,96030,660リットル/年-19%（一社）日本レストルーム工業会資料より※5 節湯水栓（台所）

35,806

27,044リットル/年-24%（一社）日本バルブ工業会資料より

節湯水栓（浴室）

58,69039,909リットル/年-32%（一社）日本バルブ工業会資料より

54,7507,300リットル/年-87%

建産協試算（（手洗75L/回⇒10L/回）＊２回/日＊365日）

給湯器(ｴｺｼﾞｮｰｽﾞ）※4 給湯器(ｴｺｷｭｰﾄ）※5 食器洗機※4 住宅の燃費算出時の給湯設備は上記ガス設備を使用※5 台所での水道（お湯）使用量が水栓と食器洗機で重複するため、住宅の燃費算出時は、改修前は水栓使用量のみを使用し、改修後はこの使用量に食洗機による削減効果率を掛けた量を使用量とした。（改修後使用量＝35,806＊(1-0.87）=4,655）