東海第二発電所 審査資料
資料番号PD-2-12 改 6
提出年月日
平成 29 年 10 月 31 日

東海第二発電所

津波による損傷の防止（安全審査関連 補足説明資料）

平成 29 年 10 月
日本原子力発電株式会社
本資料のうち，は商業機密又は核物質防護上の観点から公開できません。

第 5 条：津波による損傷の防止

目

次

1

有効応力解析に用いる解析コードの検証及び妥当性確認について

2（旧）レーザー濃縮技術研究組合の許認可上の位置付け及び管理状況について

3

余震の規模の設定のための本震と余震の規模の関係について

4

敷地北側防潮堤設置ルートの変更について

5

東北地方太平洋沖地震時の被害状況を踏まえた東海第二発電所の地震・津波による被害想定について

下線部：今回提出範囲

５

東北地方太平洋沖地震時の被害状況を踏まえた東海第二発電所の地震・津波による被害想定について

基準津波に伴う取水口付近の漂流物に対する取水性評価の実施にあ た り ， 2011 年 東 北 地 方 太 平 洋 沖 地 震 時 （ 以 下 3.11 地 震 時 と い う 。）の地震・津波による被害状況を踏まえ，地震・津波による東海第二発 電 所 の 被 害 想 定 を 整 理 し た 。 以 下 に 3.11 地 震 時 に お け る 東 海 第二発電所及び甚大な被害を受けた東北地方の被害状況を示す。

(1) 3.11 地 震 時 の 東 海 第 二 発 電 所 に お け る 被 害 状 況
3.11 地 震 時 の 地 震 ・ 津 波 に よ る 建 屋 等 の 被 害 状 況 を 第 1 図 に 示 す 。
3.11 地 震 時 の 地 震 ・ 津 波 に よ り ， 津 波 遡 上 域 の 建 屋 本 体 の 滑 動 な どは確認されていないが，鉄骨造建屋である輸送本部建屋の外装材の破損やメンテナンスセンターのシャッターの変形，自動販売機の転倒が確認されている。

①輸送本部建屋（Ｓ造）
津波による外装材破損②メンテナンスセンター（Ｓ造）シャッター変形放水口①輸送本部建屋② メ ン テ ナ ン ス
センター③自動販売機取水口③メンテナンスセンター（Ｓ造）
自動販売機転倒

第１図

建屋等配置

3.11 地 震 時 の 地 震 ・ 津 波 に よ る 建 屋 等 の 被 害 状 況
5－1

（ 2） 3.11 地 震 時 の 東 北 地 方 に お け る 建 築 物 の 被 害 状 況
3.11 地 震 時 の 地 震 ・ 津 波 に よ る 被 害 の 大 き か っ た 東 北 地 方 の 被 災状況について整理した。
3.11 地 震 時 の 東 北 地 方 に お け る 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 建 築 物 の 被 害 状況 を 第 1 表 に 示 す 。「 2011 年 東 日 本 大 震 災 に 対 す る 国 土 技 術 政 策 総合研究所の取り組み－緊急対応及び復旧・復興への技術支援に関する 活 動 記 録 － 」（ 以 下 「 復 興 へ の 技 術 支 援 に 関 す る 活 動 記 録 」 と いう 。） に よ る と ， 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 の 建 築 物 に つ い て は ， 所 在 地に よ っ て は 浸 水 深 が 15m を 超 え る よ う な 規 模 の 津 波 の 襲 来 を 受 け た
建築物も存在し，壁面や窓等の損傷が確認されたが，このような大きな規模の津波の襲来時においても建築物全体が滑動し，漂流するような事例は確認されていない。
第 1表3.11 地 震 時 の 東 北 地 方 に お け る 建 築 物 の 被 害 状 況（鉄筋コンクリート造建築物の例）

宮城県南三陸町
鉄筋コンクリート造
津 波 浸 水 深 ： 15. 4m

宮城県仙台市
鉄筋コンクリート造
津 波 浸 水 深 ： 5.0 m（建築物内部）

公営集合住宅（所在地不明）
鉄筋コンクリート造
津 波 浸 水 深 ： 7.5 m【被害状況】
構造的な被害は発生していない。参考資料※１【被害状況】
建築物全体ではなく外壁のみ破壊していた。参考資【被害状況】
漂流物の衝突による２階壁面の損傷が確認されたものの，構造的な大きな損傷 は確 認さ れな かった。参考資料※１

料※１

参考資料※１ 「復興への技術支援に関する活動記録」による。

5－2

「復興への技術支援に関する活動記録」によると，鉄骨造建築物については浸水深によらず外装板が波力により破損し，漂流した事例が確認された。津波の襲来により早期に外装板が破損し大きな波力を受けなかったと推測される建築物については残存していたが，外装板が破損する前に大きな波力を受けたと推測されるものについては崩壊，転倒したものも確認されている。
「復興への技術支援に関する活動記録」によると，木造建築物に つ い て は 最 大 浸 水 深 が 2m 程 度 以 下 の 規 模 の 地 域 で は ほ ぼ 残 存 して い た が ， 最 大 浸 水 深 が 4m を 超 え る 規 模 の 地 域 で は 流 失 す る 可 能性が高かった。
ま た ， 3.11 地 震 時 に お い て 東 北 地 方 の 中 で も 特 に 被 害 の 大 き かった例として南三陸町における建築物の被害事例について確認した。南三陸町における建築物の被害事例を第 2 表に示す。南三陸町の被害事例のように浸水深が十数メートルを超えるような大規模 の 津 波 が 襲 来 し た 場 合 ，「 東 北 地 方 太 平 洋 沖 地 震 宮 城 県 南 三 陸町被災状況速報」によると，鉄筋コンクリート造の建築物については柱，梁の損壊が確認された。
「東日本大震災における鉄骨造建物の津波被害について」によると，鉄骨造の建築物については波力により外装板のほとんどが脱落流失していることが確認された。

5－3

第 2表

3.11 地 震 時 の 南 三 陸 町 に お け る 建 築 物 の 被 害 事 例

構造：鉄筋コンクリート造
規模：３階建て（詳細寸法記載なし）

構造：鉄骨造規模：３階建て縦 11 .4m×横 8. 8m×高 さ 10.9m【被害状況】
柱，梁の損壊が確認された。参考資料※２【被害状況】
外装板のほとんどが脱落流失していることが確認された。参考資料※３

参考資料※２ 「東北地方太平洋沖地震 宮城県南三陸町被災状況速報」による。
参考資料※３ 「東日本大震災における鉄骨造建物の津波被害について」による。

（ 4 ） 3.11 地 震 時 の 被 害 状 況 を 踏 ま え た 発 電 所 敷 地 内 及 び 発 電 所 敷 地
外における施設・設備の被害想定
3.11 地 震 時 の 被 害 状 況 を 踏 ま え ， 地 震 ・ 津 波 に よ る 発 電 所 敷 地
内及び発電所敷地外の施設・設備の被害想定を実施した。発電所
敷 地 内 の 建 屋 等 に つ い て は ， 3.11 地 震 時 に お い て 地 震 ・ 津 波 に よる被害が特に大きかった南三陸町の被害事例のうち東海第二発電所の建屋等と構造及び規模が類似する建築物の被害事例を参考として被害想定を実施した。建屋等に作用する波圧は浸水深に依存して大きくなることから，高さを有する建築物は被害が大きくなる傾向にあると考えられる。このことから，東海第二発電所の建屋等の被害想定の実施にあたり，漂流物調査により抽出された建物類のうち，防潮堤前面における津波水位が最も高くなる敷地前
5－4

面東側に存在し，かつ最も高さのある鉄筋コンクリート造及び鉄骨造の建屋等として第 3 表に示す建築物を代表とした。

第 3表建築物名称

東海第二発電所の建屋等の代表例

ロータリースクリーン室

メンテナンスセンター

構造：鉄筋コンクリート造規 模 ： 縦 21 m×横 13 m ×高 さ 11 m

構造：鉄骨造規 模 ： 縦 34 m×横 19 m ×高 さ 11 m

外観

建屋等の諸元

建屋等の津波による被害に影響する波圧は浸水深に依存して大きくなるため，高さの近い建築物の津波による被害は類似性があるものと考えられる。第 3 表に示す東海第二発電所の建屋等を対象として，第 2 表に示す南三陸町の建築物の被害状況を参考に被害想定を実施した。
鉄筋コンクリート造の建屋等については，南三陸町における建築物の被害状況を考慮すると，第 2 表の被害事例のように地震又は波力により部分的に損壊するおそれがあるが，建築物が本来の形状を維持したまま滑動若しくは転倒し漂流する被害には至っていないことから，東海第二発電所の建屋等が本来の形状を維持したまま滑動若しくは転倒し漂流することはないと考えられる。また，万が一滑動若しくは転倒が起こった場合においても建屋等は重量物であるため漂流しないと考えられる。地震又は津波の波力
5－5により部分的な損壊が起こる可能性があり，損壊により生じたがれき等については漂流する可能性がある。
鉄骨造の建屋等については，南三陸町における建築物の被害状況を考慮すると，第 2 表の被害事例のように波力により外装板が破損するおそれがあるが，建築物が本来の形状を維持したまま滑動若しくは転倒し漂流する被害には至っていないことから，東海第二発電所の建屋等が本来の形状を維持したまま滑動若しくは転倒し漂流することはないと考えられる。また，万が一滑動若しくは転倒が起こった場合においても建屋等は重量物であるため漂流しないと考えられる。地震又は津波の波力により部分的な損壊が起こる可能性があり，損壊により生じた外装板等については漂流する可能性がある。
木造の家屋等については滑動が起こることは考え難く，万が一滑動が起こった場合においても滑動した家屋等は津波の波力により本来の形状を維持せず損壊すると考えられる。損壊により生じた木片，その他構成部材等については漂流する可能性がある。
また，自動販売機などの比較的軽量な物品については津波により漂流する可能性がある。

5－6

参考資料
※１

ISSN 1346-7301 国 総 研 研 究 報 告 第 52 号 平 成 25 年 1 月 国
土 技 術 政 策 総 合 研 究 所 研 究 報 告 2011 年 東 日 本 大 震 災 に 対 する国土技術政策総合研究所の取り組み －緊急対応及び復旧 ・ 復 興 へ の 技 術 支 援 に 関 す る 活 動 記 録 － ， 188－ 190 頁※２

東 北 地 方 太 平 洋 沖 地 震 宮 城 県 南 三 陸 町 被 災 状 況 速 報 ，（ 株 ）エ イ ト 日 本 技 術 開 発 ， 20110405， 5－ 6 頁※３広 島 工 業 大 学 紀 要 研 究 編 第 46 巻 （ 2012 ） 221-230 報 告 東
日本大震災における鉄骨造建物の津波被害について 玉井宏章・小川勝彦

ON DAMAGED STEEL BUILDINGS DUE TOTAUNAMI AFTER GREAT TOUHOKU EARTHQUAKE Hiroyuki TAMAIand Katsuhiko OGAWA， 226－ 227 頁

5－7