ガス検知部

KD-12 シリーズ
吸引式 PD-12 シリーズ

拡散式

濃度が見える。安心が見える。
〜表示機能付、コンパクトな検知部誕生〜•機能安全規格（SIL2/3）対応品•HART通信対応品
をラインナップ
吸引式ガス検知部

PD-12

拡散式ガス検知部

KD-12（写真はKD -12A/B/C）（D）2024年7月制作（A）7292-L020

様々な用途に対応した構成が可能です。
1

検知部単体で一体型検知警報器として2ブザー・回転灯等と接続して、一体型の検知警報器として使用できます（KD-12シリーズはスクリューレスタイプのみ）。
ブザーや回転灯をつないでー

拡散式

KD-12

吸引式

持ち運びタイプとして※ー

当社指示警報部と組み合わせて、分離型検知警報器として指示警報部の設置場所に加え、検知部の設置場所でも警報や濃度がわかり、作業員の安全確保につながります。
一点式指示警報器とつないでー

指示計・警報ユニット多点式指示警報器とつないでー

PD-12V3タイプM

NV-120Mx

特長3● 濃度・警報表示機能付上位システムと直接組み合わせてDCS/PLC/SCADA等の集中制御システムと直接接続することができます。また、車載用としてバルクローリーなどに使用することも可能です。

現場でもガス濃度・警報状態が一目でわかり、作業員の安全確保に役立ちます。

● 磁気スティックで、簡単メンテナンス

UV-810※非防爆となります。形状・仕様の詳細についてはお問い合わせください。

図1

各種集中制御システムとつないでー

当社総合ガス保安管理システムとつないでー

車載用としてー

磁気スティック1本で、ゼロ調整・スパン調整などの各種調整が現場で簡単に行えます（図1）。

KD-12

液晶モニタ

● センサ交換が簡単

センサがユニット式なので、交換が簡単です（図2）。

※防爆機器のセンサ交換保守作業は、「工場電気設備防爆指針（ガス蒸気防爆）（」社団法人産業安全技術協会発行）で規定される「保守担当者の要件」を満たす方が行って下さい。

● 従来品より小型・軽量

当社従来品より小型化を実現。KD-12は約1/10に、PD-12は約1/4になりました（体積比）。

● 防爆構造KD -12は防爆構造の基準が厳しい水素・アセチレンに対応（ K D -12R/D/Oを除く）。
PD-12は従来のポンプ吸引式ガス検知部では実現できなかった水素防爆に対応。

図2※写真はKD-12R/D/Oの場合

設置例1

天井や狭所などメンテナンスが困難な場所に設置例3

水素ステーションにおける充てん車両のカップリング部の漏えい検知に吸引式PD-12で用途がますます広がります！
拡散式では設置やメンテナンスが困難な場所でも利用が可能になりました。

※ATEX防爆にも対応しています。

配管やフィルタの目詰まり、ポンプの故障でポンプの流量が0.3L/min以下になるとお知らせする、安全・安心設計です（オプション）。

恒温槽、燃焼設備などの極度に高温・低温な場所に水素ガスディスペンサー● 流量低下検出機能付き（PD-12）設置例2● 防水・防塵構造
保護等級

IP65

● 環境に配慮した設計

事務所内指示警報部へ鉛フリー化および欧州版RoHS指令に対応可能。
環境に配慮した設計です。※KD-12R/D/Oを除く

12

KD -12シリーズ概要
外形寸法図

既設ガス検知部からKD-12への変更方法※1

当社の既設ガス検知部（KD-2A／KD-5）からKD-12に更新する際の取付方法と必要な取付金具（オプション）です。

取付金具A

取付例

(B-4790)

当社の既設ガス検知部（KD-2A/KD-5）用の防雨カバーを流用し、KD-12に更新する場合
取付金具A

130

21
カバーをした状態

160（壁面に取付）（写真はKD -12R/D/O）

カバー内部
SPC t1.6, メッキ処理

標準付属品・オプション

端 子 配 列

取付金具B

取付例

(B-4791)

オプション

標準付属品
磁気スティック（MJ-1）

保護カバー

取付金具B

２Bポール取付金具（PB-1）

130

ポール取付け用の専用金具です。

風雨や接触から機器を保護します。

当社の既設ガス検知部（KD-2A/KD-5）の既設取付穴を流用し、KD-12に更新する場合

15取付金具B

80※2参照※壁・床面にも設置可能

SPC t1.6, メッキ処理【よこ型（KW-41）】 【たて型（KW-42）】

知式

原理

検 知 対 象 ガ ス
検

知

方式

検知範

囲警

報

設

定報

精度

警

報

遅れ

警

報

表示

外部

出

力ガ ス 濃 度 表 示
操

作

方法

防爆

構

造

保護等

級

適 合 ケ ー ブ ル
使 用 温 湿 度 範 囲 ※3

接触燃焼式

可燃性ガス・毒性ガス等

KD-12C

気体熱伝導式KD-12R

KD-12D

非分散赤外線式
拡散式

仕様による

仕様による

0〜100ppmまたは0〜30ppmまたは0〜150ppmまたは0〜50ppm※1
0〜250ppm※1
フルスケール100ppmの場合：25ppm（推奨値）
10ppm
フルスケール150ppm、250ppmの場合：50ppm（推奨値）

取付金具C
※2参照

0〜25.0vol%※2参照
SPC t1.6, メッキ処理

18.0vol%

取付金具D

取付例

(B-4796)130

当社の既設ガス検知部（KD-2A/KD-5）の既設取付穴を流用し、KD-12に更新する場合取付金具D

(27)

カバー

カバー

ベース

ベース

Ex d IIC T5

狭小スペースに設置する場合に使用。
ガス校正作業時にローレットビスを緩めて、ベースからカバー（KD-12付）を簡単に取り外すことができます。

4箇所の磁気スイッチによる（フレキシブルケーブル保護管の場合に限ります）

Ex d IIB T5

IP65
ケーブル外径：φ10〜135芯シールドケーブル：CVV−S 1.25mm2
3芯シールドケーブル：CVV−S 2mm2または1.25mm2
温度：−10〜+50℃
温度：−10〜+40℃
湿度：10〜90%RH（0〜50℃）
湿度：30〜85%RH
DC24V（±20%）

費電力最大3W

外形

寸法

W158×H116×D68mm（突起部除く）W158×H120×D68mm（突起部除く）約1.2kg約1.3kg量21

酸素

同一条件下にて警報設定値の可燃性ガス：同一条件下にて警報設定値の±25% 同一条件下にて警報設定値の同一条件下にて警報設定値の±30%±25%±1.0vol%
毒 性ガス：同一条件下にて警報設定値の±30%
10vol%の濃度にて18vol%に可燃性ガス：警報設定値濃度の1.6倍のガスにて30秒以内 警報設定値濃度の1.6倍の警報設定値濃度の1.6倍のガスにて60秒以内達するまで5秒以内※2
ガスにて30秒以内
毒 性ガス：警報設定値濃度の1.6倍のガスにて60秒以内
ガス警報：赤LEDランプ点滅
トラブル警報：黄LEDランプ点滅（センサ断線、センサゼロ低下、電源電圧異常等）
ガス濃度アナログ信号：DC4−20mA（電源のマイナスと共通）
ガス警報接点：1a無電圧接点／自動復帰（定格負荷 AC250V 0.5A または DC30V 0.5A（抵抗負荷））
LEDディスプレイ：デジタル4桁表示

消重130

ガルバニ電池式
硫化水素(B-4792)
取付金具CKD-12O

定電位電解式
一酸化炭素

水素、ヘリウム、二酸化炭素等 メタン、プロパン、二酸化炭素源※1 購入時にご指定ください

3熱線型半導体式

KD-12B値

警

電KD-12A

取付金具C75

検様112
94型

仕

最大1.2W

最大2.2W

SPC t2.0, SUS地色

温度：0〜+40℃
湿度：30〜85%RH

ローレットビス※1 ガス検知部KD-12は磁石スティックでゼロ・スパン調整を行うため、LED表示部が見え、且つ手の届く場所に設置する必要があります。

※2 KD-12を天井面等の高所に設置する場合、保守運用上センサガードは取り外してください。
また、3mより高い場所を検知する場合は、KD-12を使用せずに、吸引式ガス検知部をご採用ください。

センサガード※2 周囲温度は20±2℃の状態とする ※3 急激な温度および湿度の変化がないこと、および結露しないこと

4KD-12B-SIL（機能安全規格認証取得品）
様

検式
知原

接触燃焼式

可燃性ガス・毒性ガス等

検 知 対 象 ガ ス
検

知

方式

拡散式

検

知

範

囲仕様による
可燃性ガス：同一条件下にて警報設定値の±25%
毒 性ガス：同一条件下にて警報設定値の±30%

警報

精度

警報

遅れ

警報

表示

ガス警報：赤LEDランプ点滅
トラブル警報：黄LEDランプ点滅（センサ断線、センサゼロ低下、電源電圧異常、内部EEPROM通信異常、内部電圧異常、マイコン異常等）

外部

出力

ガス濃度アナログ信号：DC4−20mA（電源のマイナスと共通）
ガス警報接点：1a無電圧接点／自動復帰／常時励磁（定格負荷 AC250V 0.5A または DC30V 0.5A
（抵抗負荷））

可燃性ガス：警報設定値濃度の1.6倍のガスにて30秒以内
毒 性ガス：警報設定値濃度の1.6倍のガスにて60秒以内

LEDディスプレイ：デジタル4桁表示

ガ ス 濃 度 表 示
作

方法

4箇所の磁気スイッチによる防爆

構

造

Ex d IIC T5

保護等

級

機

能全IP65※1

適用規格：IEC 61508:2010／EN 61508：2010
ケーブル外径：φ10〜135芯シールドケーブル※2：CVV−S 1.25mm2
3芯シールドケーブル：CVV−S 2mm2または1.25mm2

適 合 ケ ー ブ ル

温度：−10〜+50℃
湿度：10〜90%RH（0〜50℃）
最大3W

外形

寸法

W158×H116×D68mm（突起部除く）量約1.2kg

重+HART通信対応のガス検知部

1. 既設電線を使用可能（3線式）
2. 上位システムとの双方向通信により各設定・監視が可能
3. 上位システムへDDファイルを組み込むことで検知部のセッティングが容易
4. 水素・アセチレン防爆対応
HART通信対応による主な通信内容

仕様型
検式
知原理

対象ガス検知方式検知範

囲警 報 設 定 値

KD-12AH

KD-12BH

熱線型半導体式●●

警報設定値の書込み
警報遅延時間の書込み
メンテナンスモードの書込み
他●

KD-12DH

接触燃焼式

KD-12OH

定電位電解式

ガルバニ電池式

一酸化炭素

可燃性ガス

酸素

硫化水素

拡散式
仕様による

0〜100ppmまたは0〜150ppmまたは 0〜30ppmまたは0〜250ppm※10〜50ppm※1

仕様によるフルスケール100ppmの場合：25ppm（推奨値）
フルスケール150ppm、250ppmの場合：50ppm（推奨値）

0〜25.0vol%報表示

ガス警報：赤LEDランプ点滅 トラブル警報：黄LEDランプ点滅（センサ断線、センサゼロ低下、電源電圧異常 等）力≪ガス濃度アナログ信号+HART信号≫・DC4‐20mA（電源のマイナスと共通） ・HART信号 Protocol 7.5 ※バーストモード非対応≪ガス警報接点（１段のみ）≫・1a無電圧接点/自動復帰 ・定格負荷 AC250V3.0AまたはDC30V3.0A（抵抗負荷）

等

4箇所の磁気スイッチによる使用温湿度範囲※3
電温度：−10〜+50℃ 湿度：10〜90％RH（0〜50℃）

源
費

電力

最大3W

外形

寸法

W187×H116×D68㎜（突起部除く）重量※1 購入時にご指定ください

IP65
ケーブル外径：φ10〜13 5芯シールドケーブル※：CVV−S 1.25mm2
3芯シールドケーブル：CVV−S 2mm2または1.25mm2 ※ツイストペアケーブル推奨
温度：−10〜+40℃ 湿度：30〜85%RH（−10〜+50℃）温度：−10〜40℃ 湿度：30〜85%RH（0〜40℃）

DC24V（±20％）

消方式

ポンプ吸引式

吸引

流量0.5L/min以上

検知範

囲仕様による

警

報

設定値

警報

精度

警報

遅れ

警報

表

示仕様による

可燃性ガス：同条件下にて警報設定値の±25％
毒性ガス：同条件下にて警報設定値の±30％
可燃性ガス：警報設定値濃度の1.6倍のガスにて30秒以内
毒性ガス：警報設定値濃度の1.6倍のガスにて60秒以内
ガス警報：赤LEDランプ点滅
トラブル警報：黄LEDランプ点滅（センサ断線、センサゼロ低下、電源電圧異常等）

外部

出力

方法

4箇所の磁気スイッチによる

造 ※2

Ex d IIB + H2 T4 X

構等

級

使 用 温 湿 度 範 囲 ※3

Ex d IIC T5 Gb

Ex db IIC T５ Gb

ケーブル外径：Ø10〜13 5芯シールドケーブル※：1.25mm2
適 合 ケ ー ブ ル
3芯シールドケーブル※：2mm2又は1.25mm2 ※ツイストペアケーブル推奨知適 合 ケ ー ブ ル

LEDディスプレイ：デジタル4桁表示

級

仕様による

検

護

警

護

検 知 対 象 ガ ス

最大2.5W

最大2.0W
W187×H120×D68mm（突起部除く）約1.2㎏※2 周囲温度は20±2℃の状態とする ※3 急激な温度および湿度の変化がないこと、および結露しないこと

約1.3kg

電源

IP65
ケーブル外径：φ11〜156芯シールドケーブル：CVV-S 1.25mm2または2.0mm2
温度：−10〜+50℃
湿度：10〜90％RH（0〜50℃）
DC24V（±20％）

消費電力

最大7.5W

外形

寸法

W133×H289×D132（突起部除く）

重オ量プ

シ

ョ

ン

③ 保護カバー（PW-41）

気体熱伝導式

保可燃性ガス：警報設定値濃度の1.6倍のガスにて30秒以内

保接触燃焼式

爆れ法

熱線型半導体式

防遅方理

PD-12C作

報作

原PD-12B

操

警

防 爆 構 造 ※4+標準付属品・オプション
PD-12A

10vol%の濃度にて18vol%に達するまで5秒以内※2可燃性ガス：同一条件下にて警報設定値の±25％

操知式

警報設定値濃度の1.6倍のガスにて60秒以内

18.0vol%度

ガ ス 濃 度 表 示

様

同一条件下にて警報設定値の±1.0vol%10ppm

精出検仕

同一条件下にて警報設定値の±30%

報部

型

ガス濃度アナログ信号：DC4-20mA（電源のマイナスと共通）
ガス警報接点または故障接点※1：1a無電圧接点／自動復帰（定格負荷 AC250V 0.5A または DC30V 0.5A
〔抵抗負荷〕）ガ ス 濃 度 表 示
LEDディスプレイ：デジタル4桁表示

警外

5

ガス濃度の読込み
テスト値の書込み−−※1 流量低下検出時［無接点出力（オープンコレクタ）］※2 ZA、ZC：ガス警報接点（標準）TA、TC ：故障接点（指定時）

KD-12AH／KD-12BH（HART通信対応）

●

①24V
（+）
②GND
③Signal※1④F（フロートラブル出力）
※2⑤ZA
（TA）
※2⑥ZC
（TC）

（写真はKD -12R/D/O）※1 本機器は「4-20mA出力機器」
として認証を取得しています。電源ラインのみを接続した状態では使用できません。また警報接点機能については機能安全認証の対象外です。
※2 端子台タイプを除く ※3 急激な温度および湿度の変化がないこと、および結露しないこと

●

⑥

力⑤

電

④DC24V（±20%）

費③源消F②

使用温湿度範囲 ※3
電端 子 配 列①

機能安全（Functional Safety）の国際規格「IEC61508」
は、機器やシステムに発生する故障およびそれらに起因する事故の発生リスクを把握し、その確率を許容できる範囲まで低減することで安全を確保しようというものです。
当社ではガス検知部「KD-12B」
において、故障発生確率の低い部品の使用に加え、自己診断機能を追加することで部品故障を検出できる確率を増やし、機器故障によるリスクの発生確率を低減。電気回路の機能安全を対象とした「IEC61508 安全度水準：SIL2」を国内のガス検知器・警報器として初めて取得しました。冗長化（HFT=1）
することで「安全度水準：SIL3」にも対応可能です。

操安

170
146
133142仕様による

警 報 設 定 値

国内のガス検知器・警報器として初めて機能安全規格の認証を取得しました。

外形寸法図

KD-12B-SIL

理220
135型

289

仕PD -12シリーズ概要

約5.2kg
流量低下検出機能（0.3L/min以下で警報）※1 ガス警報接点が標準仕様です。故障接点として使用する場合は指定が必要です。
※2 ATEX防爆を取得しています。
※3 急激な温度および湿度の変化がないこと、および結露しないこと①フローチェッカー付フィルタ（FC-32）導入管②ガス捕集器（PF-N3）

標準付属品
磁気スティック（MJ-1）

オートドレン（AD-40）①フローチェッカー付フィルタ（FC-32）
流量の確認が可能なフィルタです。

②ガス捕集器（PF-N3）
オプション③保護カバー（PW-41）

風雨や接触から機器を保護します。

オートドレン（AD-40）

サンプリング場所からの水分を除去し、センサ部への影響を軽減します。
（その他用途に合わせた各種フィルタ類もあります）

6