150902

快 適 環 境 お しら せ

住宅用火災
（煙式）
・ガス・CO 警報器
XW-725S
住宅用防災警報器検定合格品
一般財団法人 日本ガス機器検査協会検査合格品

安 全・安 心 、さらに快適を見守ります！
火災・ガス・CO ＋ 温度と湿度を監視してが熱中症と乾燥をおしらせ！

自動初期点検機能
電源投入後30秒の間に自動で故障診断を行ない、結果をランプ表示と音声でおしらせします。

鳴動原因表示機能
過去10日間以内に警報した場合、警報停止スイッチを約1秒間押すことで、直前に鳴動した警報を確認できます。

石膏ボードにも設置がかんたん
熱中症（橙）ランプ
乾燥（青）ランプ

警報音一時停止機能●快適ウォッチは新コスモス電機㈱の登録商標です。

170809

火災・ガス・CO警報をはじめ、熱中症と乾燥をおしらせ！
快適環境おしらせ範囲※
温度と湿度から「暑さ指数（WBGT）」を算出し、熱中症の危険がある状態をおしらせ

40℃

空気が乾燥したインフルエンザなどにかかりやすい状態をおしらせ熱中症（危険）

ポーン 部屋がたいへん暑くなっています。風通しをよくし水分や塩分を取るようにしましょう

危険橙ランプ 点灯

音声

気 温︵ 乾 球 温 度 ︶熱中症（危険）乾燥（警戒）
熱中症（厳重警戒）

警戒青ランプ 点灯

乾燥（注意）
乾燥（注意）

橙ランプ

4℃

点灯

音声

乾燥（警戒）

熱中症（厳重警戒）
厳重警戒

ポーン 部屋が乾燥しないよう心がけましょう

通常

20％

注意

相対湿度

青ランプ
点灯

100％

※WBGT:暑熱環境下におけるリスクの度合いを判断するために用いられる指標

火災・ガス漏れ・COの警報をランプと音声でお知らせ
警報スピーカー■ ガス漏れの場合注意報

警 報

赤（ガス警報）ランプ点滅

赤（ガス警報）
ランプ
点灯

音声警報

赤スライド
（火災警報）
ランプ

ウーウー
ピッピッピッピッ
ガスが漏れていませんか

快適環境おしらせランプ（熱中症：橙ランプ、乾燥：青ランプ）
黄（CO警報）ランプ■ 不完全燃焼（CO）の場合注意報

黄（CO警報）ランプ点灯

警報停止スイッチ

5分後
黄（CO警報）
ランプ
点滅

音声警報

音声警報

仕 様型

ウーウー ピッポッピッポッ
空気が汚れて危険です
窓を開けて換気してください

火災警報機能黄（CO警報）ランプ
点滅
警 報式
検 知 原 理検定型式番号
感 知 性 能外部出力信号■ 火災の場合（ランプがスライド点灯します）

対 象 ガ ス

（10分ごと）故障です
販売店に連絡してください

警報器の作動状態確認のため、月に一度 点検を行ってください。
安全に関するご注意●ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ､正しくお使いください。
●設置工事をともなう商品については、お買い上げの販売店または専門業者にご依頼ください。
工事に不備があると事故の原因になるおそれがあります。

本社
東日本営業部
東
京
札幌営業所
仙台営業所
新潟営業所
静岡営業所
西日本営業部
関西中部
北陸営業所
岡山営業所
広島営業所
九州営業所

表示・発報方式
作動条件

注意（1分ごと）
ピッ ピッ ピッ550ppmの COに対し 5分以内に警報
300ppmの COに対し 10分以内に警報

警戒緑（電源）
ランプ
高速点滅

作動条件

厳重警戒

機 器 故 障 時

（警報停止スイッチ3秒長押し）ピッピッ 有効期限が切れています
販売店に連絡してください

熱線型半導体式*爆発下限界濃度の 1/4の都市ガスに対し 60秒以内に警報表示・発報方式 赤（ガス警報）
ランプ点灯、音声合成警報音
作 動 条 件 ガス警報濃度以下の都市ガスに対し注意報
表示・発報方式 赤（ガス警報）
ランプ点滅、発報音無し
作動条件

危険緑（電源）ランプ
ゆっくり点滅快 適 環 境 お し らせ 機 能有効期限超過時

熱中症おしらせ 乾燥 おしらせ

機器の状態もランプと音声でお知らせします

相互鳴動用火災連動入出力 有極性 自動復帰式
監視時入力（DC30V 以下）
警報時出力（DC1.2V 以下、100mA）
都市ガス（空気より軽い12A・13Aガス用）、燃焼排ガス中のCO黄（CO警報）
ランプ点灯または点滅、音声合成警報音
300ppmの COに対し 5分以内に注意報
表示・発報方式 黄（CO警報）
ランプ点滅、発報音無し
有電圧出力 3段階有電圧2線式
外部出力信号（監視時 DC6V、電源OFF時・故障診断時 0V、ガス警報時 DC12V、CO警報時DC18V）
作 動 条 件 31℃以上（WBGT値）
表示・発報方式 橙ランプ点灯、音声合成音
作 動 条 件 28〜 31℃（WBGT値）
表示・発報方式 橙ランプ点灯、発報音無し
作 動 条 件 絶対湿度 7g/m3以下、
温度 30℃未満、相対湿度 40％以下
表示・発報方式 青ランプ点灯、音声合成音
作 動 条 件 絶対湿度 7g/m3以下、
相対湿度40％超
発報音無し
表示・発報方式 青ランプ点灯、警報音量70dB（A）/m以上
電源AC100V±10V 50/60Hz
消費電力
監視時 約0.7W、警報時 約1.2W
付属機能通電初期警報防止タイマー付、故障診断機能、有効期限お知らせ機能
使用温度範囲
0℃〜＋40℃（結露しないこと）寸法・質量
幅85×高さ125×奥行き43.5mm（突起部を除く）、約290ｇ
CO注意報

ガス漏れ、不完全燃焼警報中に火災を感知した場合、火災警報に切り替わります。

ガス警報 ガス注意報 CO警報

ガス漏れと不完全燃焼を同時に検知した場合、それぞれの警報を交互にお知らせします。

燃焼排ガス中のCO

ウーウー カンカンカン
火事です 火事です

XW-725S
煙感知方式（光電式）
住警第27〜1号
2種

検 知 原 理都市ガス

音声警報

ウーウー カンカンカン
火災警報器が作動しました
確認してください

ガス警報機能・CO警報機能

赤スライド（火災警報）
ランプ 点 灯2分後

赤（ガス警報）
ランプ

緑（電源）
ランプ

注意報

＊ 爆発は空気とガスの混合割合が一定範囲で起こる可能性があります。その範囲を爆発限界といって、最高濃度を爆発上限界、最低濃度を爆発下限界といいます。
※マイコンメーターと接続する場合は、警報器アダプターが必要になります。

■ 〒532-0036 大 阪 市 淀 川 区 三 津 屋 中 2 − 5 − 4 TEL（06）6308−2310■ 〒105-0013 東京都港区浜松町2-6-2（浜松町262ビル3F） TEL（03）5403−2707■ 〒060-0005 札幌市中央区北五条西6-2-2（札幌センタービル20F） TEL（011）231−1101■ 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡4-12-7（ティエヌビルディング4F） TEL（022）295−6061（ファースト米山201） TEL（025）365−1390■ 〒950-0916 新潟市中央区米山３-１■ 〒420-0851 静岡市葵区黒金町11-7（三井生命静岡駅前ビル2F） TEL（054）255−1901■ 〒532-0036 大 阪 市 淀 川 区 三 津 屋 中 2 - 5 - 4 TEL（06）6308−2310■ 〒460-0004 名 古 屋 市 中 区 新 栄 町 2 - 4（ 坂 種 栄ビ ル7 F ） TEL（052）951−2650■ 〒920-0065 金沢市二ツ屋町8-1（アーバンユースフルビル2F） TEL（076）234−5611■ 〒710-0826 倉 敷 市 老 松 町 2 - 7 - 4（ 倉 敷 ビ ル 5 F ） TEL（086）435−5087■ 〒732-0827 広島市南区稲荷町2-16（広島稲荷町第一生命ビル6F） TEL（082）568−2800■ 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3-1-1（NORITZビル5F） TEL（092）431−1881※本カタログの記載事項は性能向上のため、予告なく変更する場合があります。

2017年8月制作（ N ）7493- E 260