福島県東白川郡塙町
令和6年度 水質検査計画
水質検査は、水質基準に適合し安全であることを保障する為に不可欠であり、水道水の水質管理において中核をなすものです。水質検査計画とは、水質検査の適正化を確保する為に水質検査項目等を定めたものです。

目

次1基

本方針

2

水 道 事 業 の 概 要

3水源の状況並びに原水及び浄水の水質状況

4

水 質 検 査 計 画(1)

水 質検 査の 基本 方針(2)

検査回数及び検査頻度

(3)

検(4)

臨 時 の 水 質 検 査

(5)

水査

質検地査

点

方法

(6) 水質検査を委託する場合における当該委託内容

5

水質検査計画及び結果の公表

6

事 故 等 へ の 速 や か な 対 応

7

お 客 様 の 声 と 水 質 検 査

1基

本方針

塙町生活環境課では、水源及び原水の特徴を踏まえ、水質管理項目に留意し、安全でおいしい水を供給することを目的として、令和６年度の水質検査計画を作成しました。
① 水道の元となる原水の水質検査を実施します。
また、状況に応じて必要な検査を実施します。
② 水道法で検査が義務付けられている水質基準項目は、過去の検査結果及び水質汚染状況を考慮し、検査頻度の検討を行います。

滝 沢 の 滝2 水道事業の概要
塙町の水道は、平成２３年４月から上水道となり塙第１～第３系、常豊系、川上系高城系との４つの系統からなり、各水源の状況を踏まえ浄水処理し町内に配水しています。
系
区

統区分分

原 水

塙 地 区 第 1 水 源 系

伏流水

塙 地 区 第 ２ 水 源 系

深井戸

塙 地 区 第 ３ 水 源 系

浅井戸

川 上 地 区 第 1 水 源 系

湧水

浄水処

理

方法

膜ろ過・次亜塩素ナトリウ
ム（消毒剤）

次亜塩素酸ナトリウム(消毒剤)常 豊地区第１水源系
深井戸

炭酸ガスによるＰＨ調整

常 豊地区第２水源系
次亜塩素酸ナトリウム(消毒剤)及び急速ろ過

高 城地区第１水源系
浅井戸

次亜塩素酸ナトリウム(消毒剤)

高城簡易水道第２水源系

1シェルビーズ(貝殻)によるＰＨ調整3 水源の状況並びに原水及び浄水の水質状況① 原水においての汚染要因
水源区分

水質管理上の優先項 原水の検査結果状
目
況

汚染要因

塙地区第１水源系

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素・亜硝酸態窒素・鉛

塙地区第２水源系

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

塙地区第３水源系

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

周辺部には工場 鉛・硝酸態窒素及び亜硝 基準値を超えたものはない。ただし、ク川 上 地 区 第 １ 水 源 系 や汚染物質を排出 酸態窒素
リプトスポリジウム対する施設はないが、策として、当該指標
高 城 地 区 第 １ 水 源 系 田畑が多く存在す 硝酸態窒素及び亜硝酸 菌の検査を行いまる。
す。
態素・鉛・鉄・マンガン・フッ素

高城地区第２水源系
常豊地区第１水源系

ｐＨ・蒸発残留物

常豊地区第２水源系② 配水池入り口から給水栓までにおいての汚染要因
水源区分
使用薬品及び資機材 汚染要因

水質管理優先項目

塙 第 １ 配 水 池 系

フッ素・鉛

塙 第 ２ 配 水 池 系

硬度・蒸発残留物

消 鉛・硬度・フッ素・
塙 第 ３ 配 水 池 系
毒 蒸発残留物
次亜塩素酸ナトリ
川上第１配水池系
副 蒸発残留物・鉛
次亜塩素酸ナトリウム ウム使用による消生 フッ素・硬度・蒸発
高城第１配水池系
毒副生成物
成 残留物
高城第２配水池系
物
常豊第１配水池系
ナトリウム・蒸発残留物

常豊第２配水池系

2

4 水 質 検 査 計 画(1) 水 質 検 査 の 基 本 方 針
各水系の水源の特徴及び水質管理においての留意すべき事項を踏まえ、塙町の水質検査の基本計画を策定しました。
① 検査地点は、水質基準が適用される蛇口、及び浄水場の入り口（原水）とします。
② 検査項目は、水道法で検査が義務付けされている水質検査基準項目は、過去の検査結果及び水源の汚染の状況等を考慮し、検査頻度の減数を行いますが水道水の安全性を保障するため１年に１回は全項目検査を行います。
③ 原水の検査として、消毒副生成物を除いた39項目を年１回行います。
また、必要に応じて目標設定項目及び残留農薬の検査を行います。
④ クリプトスポリジウム・指標菌（大腸菌数、嫌気性芽胞菌）の検査については過去の検査結果及び水源の状況等を考慮し行います。
(2) 検 査 回 数 及 び 検 査 頻 度＜法令で定める水質検査＞① 毎 日 検 査

１日１回、町内 ７ヶ所の給水栓において、色・濁り・味・臭い・残留塩素の検査を行います。

② 毎 月 検 査

１ヶ月に１回、町内の代表する6地点の給水栓において水質変化の指標となる９項目（省略不可能項目）について検査を行います。
③ 水質基準項目

３ヶ月に１回、町内の代表する6地点の給水栓において水質変化の指標となる９項目に消毒副生成物及び各水系における監視項目を付加した検査を行います。

＜独自に行う水質検査＞④ 原水の検査

クリプトスポリジウムの指標となる指標菌（大腸菌数・嫌気性芽胞菌）の検査を各水源にて毎月行います。

⑤ 農薬の検査各水源地の状況を踏まえ必要に応じて残留農薬の検査を行います。検査時期については臨時とします。

3

(3) 検 査 地 点①給 水 栓
塙
第1
検査項目

塙塙

高水系
検査頻度 検色・濁り・味・臭い・残留塩素

毎日

水質基準 ９項目
水質基準２４項目
水質基準５１項目

月１回
年３回
年1回

第２
検査項目

毎日

水質基準 ９ 項目
水質基準２４項目
水質基準５１項目

月１回
年３回
年1回

第３
検査項目

地点 水質検査実施者

塙第２コミュニティ消防 塙町生活環境課
職員センター＜水質分析＞

上渋井加圧ポンプ場

水系
検査頻度 検色・濁り・味・臭い・残留塩素

査

査

地

20条登録機関に委託

点 水質検査実施者
塙町生活環境課
職員

塙町公民館 竹ノ内公民館＜水質分析＞
20条登録機関に委託

水系
検査頻度 検色・濁り・味・臭い・残留塩素

毎日

水質基準 ９ 項目
水質基準２４項目
水質基準５１項目

月１回
年３回
年1回

城
検査項目

水系
検査頻度 検色・濁り・味・臭い・残留塩素

毎日

水質基準 ９ 項目
水質基準２５項目
水質基準５１項目

月１回
年３回
年1回

査

地

点 水質検査実施者
塙町生活環境課
職員

台宿分館 農村改善センター＜水質分析＞
20条登録機関に委託

査

地

点 水質検査実施者
塙町生活環境課
職員

塙町公民館 高城地区館＜水質分析＞
20条登録機関に委託

4常川

豊
検査項目

水系
検査頻度 検色・濁り・味・臭い・残留塩素

毎日

水質基準 ９ 項目

月１回

水質基準２４項目

年3回

水質基準５１項目

年1回

上 第検査項目

１査毎日

水質基準 ９ 項目

月１回

水質基準２４項目

年3回

水質基準５１項目

年1回

点 水質検査実施者

常豊地区公民館
塙町生活環境課
中塚コミュニティ消防セン
職員
ター＜水質分析＞

中野加圧ポンプ場

水 系
検査頻度 検色・濁り・味・臭い・残留塩素

地

査

地

20条登録機関に委託

点 水質検査実施者
塙町生活環境課職員

笹原地区公民館＜水質分析＞
20条登録機関に委託

5クリプトスポリジウム(耐塩素性病原微生物）等対策指針項目
厚生労働省健康局水道課局長通知「水道水中のクリプトスポリジウム等対策の実施について」（平成１９年３月３０日健水発第0330005号）の規定に基づき、耐塩素性微生物等による汚染のおそれの判断をし、水道水原の検査を行うこと。
クリプトスポリジウム等による汚染のおそれの判断基準
レベル 1

地表水等が混入していない被圧地下水のみを原水としており、当該原水から指標菌が検出されたことがない施設

レベル 2地表水等が混入していない被圧地下水以外の 汚染の可能性が水を原水としており、当該原水から指標菌が検出 低い
されたことがない施設

レベル 3

地表水以外の水を原水としており、当該原水から 汚染の可能性が指標菌が検出されたことがある施設

レベル 4

地表水を水道の原水としており、当該原水から指標菌が検出されたことがある施設

上記の指針より各水系の「耐塩素性微生物」による汚染の可能性及び原水の状況などを考慮して下記の検査を行います。

水②原
水源水質を確認するため、原水を採水し検査します。
検 査 項 目 検査頻度
検査地点
水質基準39項目

年１回

指標菌(大腸菌数・嫌気性芽胞菌)

毎月
年４回

高城第１・２水源

年１回

塙第２水源・常豊第１・第２水源

クリプトスポリジウム・ジアルジア

年４回

塙第1水源・塙第３水源・川上第１

水源の系統種別塙 第一水系
塙 第二水系
塙 第三水系
川上水系
常豊水系高城水系

各原水
塙第１・第３水源、川上第１

リスクレベル
レベル２
レベル１
レベル３
レベル３
レベル１
レベル２

6

水質検査実施者
塙町生活環境課
職員＜水質分析＞
20条登録機関に委託

③ 採水

地

点

常豊水系

塙第１

塙第３

塙第２水系

川上第１
高城水系

水源地

配水池

採水地点

＜試料の採取・運搬＞
各採取地点での試料採取は「検査告示」に従って実施し、採取した試料は１０度以下に保冷して運搬する。

7

(4) 臨 時 の 水 質 検 査
水源等で次のような水質変化があり、その変化に対応した浄水処理を行うことができず、給水栓の水で水質基準値をこえるおそれがある場合は、直ちに取水を停止して必要に応じて水源、浄水場、給水栓等から採水し、臨時の検査を行います。
① 水源の水質が著しく悪化したとき。
② 水源に異常があったとき。
③ 水源付近、給水区域及びその周辺において消化器系感染症が流行しているとき。
④ 浄水過程に異常があったとき。
⑤ 配水管の大規模な工事その他水道施設が著しく汚染されたおそれがあるとき。
⑥ その他特に必要があると認められるとき。
臨時の水質検査は、水質異常が発生したとき直ちに実施し、水質異常が終息し、給水栓の水の安全性が確認されるまで行います。

8(5) 水質検査方法
水質基準項目の検査方法は、水質基準に関する省令の規定に基づく告示された方法により行います。
№123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051

水質検査項目
一般細菌
大腸菌
カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物
亜硝酸態窒素
シアン化合イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物
四塩化炭素
1,4-ジオキサン
シス-1.2-ジクロロエチレン及びトラン
ス-1.2-ジクロロエチレン
ジクロロエタン
テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン
ベンゼン
塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸
ジブロモクロロメタン
臭素酸
総トリハロメタン
トリクロロ酢酸
プロモジクロロメタン
プロモホルムホルムアルデヒト
亜鉛及びその化合物
アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物
ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物
塩化物イオンカルシウム、マグネシウム等（硬度）
蒸発残留物
陰イオン界面活性剤
ジェオスミン2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤
フェノール類有機物（TOC）
PH値
味
臭気
色度
濁度

検査方法
標準寒天培地法
特定酵素基質培地法
誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ-質量分析法
還元気化―原子吸光光度法
誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ-質量分析法
誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ-質量分析法
誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ-質量分析法
誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ-質量分析法
ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法（陰ｲｵﾝ類）
ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-ﾎﾟｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法
ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法（陰ｲｵﾝ類）
ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法（陰ｲｵﾝ類）
誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ-質量分析法
ﾊﾟｰｼﾞ･ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析法
パージ・トラップ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
ﾊﾟｰｼﾞ･ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析法
ﾊﾟｰｼﾞ･ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析法
ﾊﾟｰｼﾞ･ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析法
ﾊﾟｰｼﾞ･ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析法
ﾊﾟｰｼﾞ･ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析法
ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法（陰ｲｵﾝ類）
液体クロマトｸﾞﾗﾌ質量分析法
ﾊﾟｰｼﾞ･ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析法
液体クロマトグラフ質量分析法
ﾊﾟｰｼﾞ･ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析法
ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-ﾎﾟｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法
ﾊﾟｰｼﾞ･ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析法
液体クロマトグラフ質量分析法
ﾊﾟｰｼﾞ･ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析法
ﾊﾟｰｼﾞ･ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析法
誘導体化-高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法
誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ-質量分析法
誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ-質量分析法
誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ-質量分析法
誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ-質量分析法
誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ-質量分析法
誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ-質量分析法
ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法（陰ｲｵﾝ類）
誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ-質量分析法
重量法
固相抽出-高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法
ﾊﾟｰｼﾞ･ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析法
ﾊﾟｰｼﾞ･ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析法
固相抽出-吸光光度法
固相抽出-高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法
全有機炭素計測定法
ガラス電極法
官能法
官能法
透過光測定法
積分球式光電光度法

検査着手時間

12時間以内12時間以内
2週間以内
2週間以内
2週間以内
2週間以内
2週間以内
2週間以内
24時間以内24時間以内24時間以内24時間以内24時間以内24時間以内24時間以内24時間以内24時間以内24時間以内24時間以内24時間以内24時間以内72時間以内24時間以内72時間以内24時間以内2週間以内
計算による72時間以内24時間以内24時間以内72時間以内
2週間以内
2週間以内
2週間以内
2週間以内
2週間以内
2週間以内
24時間以内
2週間以内
2週間以内
72時間以内72時間以内72時間以内72時間以内72時間以内72時間以内12時間以内12時間以内12時間以内12時間以内12時間以内(6) 水質検査を委託する場合における当該委託の内容
ア 委託の範囲（ア）

具体的な検査項目及び頻度
別表に掲げる定期の検査項目・回数すべて。

（イ）

試料の採取及び運搬方法
受託者が採水及び運搬を行う。

（ウ）

臨時検査の取り扱い
受託者と協議のうえ検査項目、回数を決定する。

イ 委託した検査の実施状況の確認方法
水質検査結果について、水質検査結果の根拠となる資料（検量線クロマトグラム並びに濃度計算書等）を確認する。
その他水質検査の実施に際し配慮すべき事項
1 水質検査結果の評価に関する事項
水質検査結果については検査の都度、基準値超過がないか確認する。
2 水質検査計画の見直しに関する事項
水質検査計画の内容については、毎年３月に見直しを行う。
特に年度内に得られた水質検査結果を踏まえ次年度の定期の水質検査に係る検査頻度について留意する。
3 水質検査の精度・信頼性保証に関する事項
水質検査を委託している水質検査機関において精度管理がなされているか毎年確認を行う。
4 関係者との連携に関する事項
水質汚染事故などが発生した場合には、福島県県南保健所及び役場等に通報したうえで、連携して迅速に対策を講じる。

9

5 水質検査計画及び結果の公表
この水質検査計画に基づき検査を行い、検査結果をホームページで速やかに公表します。

お客様
公
表

お客様の声

公

水質
検査の実

水質検査
計
画

検査
結果

お客様の声
検査
結果の評
価見直し
塙町 生活環境課

水質検査計画策定の概念図

10

10

6 事故等への速やかな対応
塙町生活環境課では、水源もしくは浄水処理過程において異常並びに事故（水道法に係る基準値内で水道水が給水できない恐れがある場合)が発生した場合については、当該施設の給水区域内の給水を直ちに停止し、異常がなく水質基準を超えない安全な水が給水できるまで水質検査を行い、町民の皆様に安全な水道水を供給致します。
また、異常事態にも速やかに対応できる検査機関に水質検査を依頼し、安全を確認致します。また、水道を使用しているときにいつもと違う水が蛇口から流出した場合(着色している、異物が流出してきた、異常な味・臭いがする、等)についても、異常を発見した時点で水道課までご連絡ください。直ちに原因を究明し、安全な水道水を供給します。

7 お客様の声と水質検査
安全でおいしい水を提供するために塙町生活環境課では、水質検査計画と検査結果を公表しこれらの事項につきまして、町民の皆様からご意見を頂いて水質検査計画の見直しを行い、より安全で安心できる水道を目指します。

この水質検査計画に対する皆様のご意見をお寄せ下さい。

問合せ先〒963-5492 塙町大字塙字大町三丁目２１番地
塙町役場 生活環境課 施設係
TEL ０２４７－４３－２１４８
FAX ０２４７－４３－２４２４
メールアドレス

11

kankyou@town.hanawa.fukushima.jp