W225GCT_(03)_空気より軽い 12A・13A ガス用

安全上のご注意
ご使用前に必ずお読みいただき、お客さまや他の人々への危害や損害を未然に防止するために、必ずお守りください。
注意事項は、誤った取り扱いによる危害や損害の程度を、以下の表示で区分しています。

家庭用・業務用兼用

ガス・CO警報器

止㆙࿌

XW-225G

使用方法

ガスがもれたときは

1 警報器本体を取付ベースに合わせ、止まる位置まで右に警報器周囲のガスが規定濃度以上になると作動します。
低濃度のときは注意報が作動し、高濃度になると警報が作動します。

取扱説明書

注意報

誤った取り扱いをすると｢死亡または重傷を負う可能性が想定される｣内容を示します。
誤った取り扱いをすると｢傷害を負う可能性および物的損害のみが発生する可能性が想定される｣内容を示します。

必ず行う

絵表示の内容● ガス・CO警報器をお取り付けいただきありがとうございました。
● この取扱説明書はガス・CO警報器の取扱方法を説明します。
● お使いになる前に、この取扱説明書を必ず読んで、内容をご理解した上で取り扱ってください。
● 取扱説明書および保証書はお手元に保管し、いつでもご覧いただけ
るようにしておいてください。
● 本書を紛失され、内容に不明な点があった場合は、販売店または最寄りのガス会社にお問い合わせください。
● 本警報器は、ガスやCOを検知して警報を発するものです。
ガスもれや不完全燃焼によるCOの発生を未然に防止する装置ではなく、
また、ガスもれやCOによる損害を防止することを保障するものではありません。
ガスもれやCOなどによる損害については、責任を負いかねますのでご了承ください。
● 本警報器は、ガスやCOを検知して警報を発するものです。
ガス検知部にガスやCOが到達しない場合は、ガス警報機能やCO警報機
能が働きません。

警報器のお知らせ機能について誤った取り扱いをすると｢死亡または重傷を負う危険が切迫して生じる場合が想定される｣内容を示します。

一般財団法人 日本ガス機器検査協会検査合格品
型式名

禁

煙感知式住宅用火災警報器に用いられる点検ガスを噴霧しないでください。
点検ガスにフロンガスが含まれている場合、ガスセンサの故障の原因となります。

｢必ず行う｣事項を示しています。

｢水ぬれ禁止｣事項を示しています。

｢火気厳禁｣事項を示しています。

｢分解禁止｣事項を示しています。

｢ぬれ手禁止｣事項を示しています。

｢一般的な禁止｣事項を示しています。

必ず行う

禁

止

取付位置を移動させないでください。
警報の遅れの原因となります。
取付位置を変える必要が生じたときは、お買い求めの販売店または最寄りのガス会社にご相談ください。

禁༴㝤
ガス警報音が鳴っている間は、
以下の内容を必ず守ってください。
火花などにより、爆発の恐れがあります。

必ず行う

禁

赤
（ガス警報）
ランプ点滅

ウーウーピッピッピッピッ
ガスがもれていませんか

マッチやライターなど、火気を使わないでください。

注意報

禁

止

●この警報器は都市ガス（空気より軽い12A・13Aガス）および燃焼排ガス中のCOを検知します。
●都市ガス（空気より軽い12A・13Aガス）供給区域外ではお使いにならないでください。

本社〒532-0036

大 阪 市 淀 川 区 三 津 屋 中 2 - 5 - 4[北 海 道]札幌 （011）231－1101 ㈹

[東

北]

仙

台 （022）295－6061 ㈹

[北

陸]

金

沢 （076）234－5611 ㈹

[関

[関

東]

東

京 （03）5403－2706 ㈹新潟 （025）365－1390 ㈹[中部]

名古屋 （052）951－2650 ㈹静岡 （054）255－1901 ㈹西]大阪 （06）6308－2310 ㈹[ 四国・中国 ]岡

山 （086）435－5087 ㈹広

島 （082）568－2800 ㈹福岡 （092）431－1881 ㈹[九州]

部屋の外にいるときは、すぐに入室しないでください。
禁止

このたびは警報器をお取り付けいただき、ありがとうございます。
お取り付けいただきました商品につきまして、
本保証書記載の内容により保証させていただきます。
商品名

ガス・CO警報器型

XW-225G

式

必ず行う

緑
（電源）
ランプ点灯
黄
（CO警報）
ランプ点滅
赤（ガス警報）
ランプ消灯

禁警報音を停止させたり、警報音声の点検をするときに使用します。
※P.6・9を参照ください。

3. 保証の範囲
保証は警報器本体を対象とします。警報器本体以外に生じた損害は、本保証書に定められた保証の対象ではありません。
4. 保証の適用除外
保証期間内であっても次の場合は有料点検・有料取り替えとなります。
（1）ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
（2）お取り付け後の取り付け場所の移動、落下などによる故障および損傷。
（3）地震、風水害、落雷、その他の天災、地変による故障および損傷。
（4）火災、
塩害、
煤煙、
降灰、
酸性雨、
腐食性の有毒ガス、ほこり等、
ならびに異常気象、
異常電圧、
異常電磁波などによる故障および損傷。
（5）動植物、昆虫類等に起因する故障および損傷。
（6）車両、
船舶に備品として搭載された場合に生じた故障および損傷。
（7）音、振動、塗装の退色、メッキの軽微な傷、錆など設計仕様の範囲内の感覚的な現象、経年変化による場合。
（8）施工説明書および取扱説明書等に指示する方法以外の工事設計または取付工事が原因で生じた不具合、故障および損傷。
（9）警報器に表示してあるガスの種類以外のガスでご使用になられた場合による故障
および損傷。
（10）警報器に故障が認められない場合。
（11）本書のご提示がない場合。
販売店名の記入のない場合、あるいは販売店の訂正印なしで、（12）本書にお取付日、字句を書きかえられた場合。
（13）その他製造元の責任によらない故障および損傷。
5. お客さまへ（1）有効期限を経過したものにつきましては保証致しません。
また、
有効期限後はぜひ
新しいものとお取り替えください。
（2）本書は日本国内のみ有効です。
※This warranty is valid only in Japan．
（3）本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
※ この保証書は、保証期間内に本書に示す条件において無償でのお取り替えをお約束するものです。
※ お客さまにご記入いただいた個人情報は、保証期間内の無償でのお取り替えおよび安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
※ この保証書によって、保証書を発行している者（保証者）、
およびそれ以外の事業者に対するお客さまの法律上の権利を制限するものではありません。

年

月

日

必ず行う

必ず行う

必ず行う

＊ 音声合成音は、音声設定（日本語、英語、
中国語）とブザー設
定の 選 択 が できます。初期設定は日本語の音声になっています。
警報音の英語、
中国語またはブザー
設定を希望される場
合は、お買い求めの販売店または最寄りのガス会社までご連絡ください。
切り替 え た 音 声 の
詳細はP7「ランプ表示・音声出力の事象一覧表」を参照くだ
さい。

通常は点灯しています。
故障しているときに高速点滅します。
※P.3を参照ください。

噴霧式殺虫剤を使用するときは、以下の内容を必ず守ってく
ださい。
（P.8・9参照）● 警報器をポリ袋などで覆ってください。
換気した後、
ポリ袋を取り除いてください。
● 噴霧が終わったら、誤作動の原因となります。

●ガス、CO警報
外部出力
信号端子－

●電源端子

●ガス、CO警報
外部出力
信号端子＋

型式

水ぬれ禁止

分解や改造はしないでください。
故障の原因となります。

製造年月

製造番号

形式認証証票

分解禁止

禁

お 客 さ ま

止

様

販 売 店

禁

衝撃を与えないでください。
故障の原因となります。

■ランプのつきかたについて

警報器をお手入れするとき以外は、取付ベースから警報器を取り外さないでください。
ガスもれ、COが発生しても、警報を発しません。

点灯

連続して点灯点滅

点灯と消灯の繰り返し（0.5秒周期）点滅周期

ガス検知部は、絶対にふさがないでください。
ガスもれまたはCOを検知しなく
なります。

高速
点滅

点灯と消灯の繰り返し（0.25秒周期）

点滅周期

ゆっくり 点灯と消灯の繰り返し
点滅 （2秒点灯・1秒消灯周期）

点滅周期

止

止

緑
（電源）
ランプ点灯

ウーウーピッピッピッピッ
ガスがもれていませんか

黄（CO警報）
ランプ点滅
または点灯

交互に鳴る

赤
（ガス警報）
ランプ点灯

ウーウーピッポッピッポッ
空気が汚れて危険です
窓を開けて換気してください

有効期限を半年以上過ぎると緑（電源）ランプがゆっくり点滅
し、警報停止スイッチを約1秒間押すと、「ピッ 有効期限が切れています 販売店に連絡してください」
が鳴ります。
また、有効期限を半年以上過ぎて電源を再投入すると、30秒後に「正常です」が鳴らずに「有効期限が切れています 販売店に連絡してください」が鳴ります。
※販売店までご連絡ください。

緑
（電源）
ランプ
ゆっくり点滅黄（CO警報）
ランプ消灯

赤（ガス警報）
ランプ点灯

3「正常です」と鳴って緑（電源）ランプが点灯し、監視状態
緑
（電源）
ランプ点灯

〈警報器が故障している場合〉「正常です」とは鳴らずにP.3に記載している故障発生時の動作となります。

1

1 ドアや窓を開けて換気してください。
2 ガス機器の使用を中止し、ガス栓や器具栓を閉めてください。
ガスコンセント接続の場合、ガスコンセントからソケットを外してください。

3 COがなくなれば、警報音が鳴りやみます。
【黄（CO警報）
ランプ消灯】

黄（CO警報）
ランプ消灯

正常
です

赤
（ガス警報）
ランプ消灯※販売店までご連絡ください。

4『ウーウーピッピッピッピッ  ガスがもれていませんか』と『ウーウーピッポッピッポッ 空気が汚れて危険です
窓を開けて換気してください』

赤（ガス警報）ランプ・黄（CO警報）ランプが交互に鳴ったときの処置のしかたが点滅しているときの処置のしかたもれたガス濃度がうすい場合に赤（ガス警報）ランプが点滅します。
ＣＯ濃度がうすい場合に黄（CO警報）ランプが点滅します。
室内の空気の汚れにも反応することがあります。（P.7参照）【赤（ガス警報）ランプが点灯と黄（CO警報）ランプが点滅または点灯】༴㝤

取扱説明書中のランプの点灯、点滅、高速点滅、ゆっくり点滅は次のように動作します。

警報音が鳴っている間は、以下の内容を必ず守ってください。
火花などによる爆発やCO中毒の恐れがあります。

マッチやライターなど、火気を使わないでください。

《お断わり》
外部機器と連動している場合、ガス注意報やCO注意報（黄ランプの点滅のみであり、CO警報音が鳴っていない状態）では、外部機器は連動動作しません。
※ 黄（CO警報）ランプの点滅が約5分間継続すると、「ウーウーピッポッピッポッ 空気が汚れて危険です 窓を開けて換気してください」と鳴りはじめ、外部機器と連動動作します。

2『

ウーウーピッピッピッピッ

ガスがもれていませんか』と鳴ったときの処置のしかた

火気厳禁

換気扇、
電灯、
蛍光灯など、電気製品のスイッチを入・切しないでください。

禁止警報器を取り外さない。

【赤（ガス警報）
ランプが点灯】

ピッ
有効期限が切れています
販売店に連絡してください禁༴㝤
警報音が鳴っている間は、以下の内容を必ず守ってください。
火花などによる爆発の恐れがあります。

マッチやライターなど、火気を使わないでください。

止

1 ドアや窓を開けて換気してください。
2 ガス機器の使用を中止し、ガス栓や器具栓を閉めてくだ
さい。

火気厳禁

故障しているときは故障が発生すると、「故障です 販売店に連絡してください」が1回鳴り、緑（電源）
ランプが高速点滅します。
その後に「ピッピッピッ」と約1分ごとに繰り返し鳴り、約10分
ごとに「故障です 販売店に連絡してください」が鳴ります。
それ以降も同じ警報を繰り返します。

2 原因を確認してください。

赤（ガス警報）
ランプ消灯

緑
（電源）
ランプ
高速点滅
黄
（CO警報）
ランプ消灯

換気扇、
電灯、
蛍光灯など、電気製品のスイッチを入・切しないでください。

約１0分ごとに故障です 販売店に連絡してください

ガスコンセント接続の場合、ガスコンセントからソケットを外してください。

3 ガスやCOがなくなれば、警報音が鳴り

赤（ガス警報）
ランプ消灯

故障です
販売店に連絡してください
その後、
約１分ごとに ピッピッピッ

禁

やみます。
【赤（ガス警報）ランプ・黄（CO警報）ランプ消灯】

止警報器を取り外さない。

4 ガスもれやCO発生の原因を点検して
ください。

止

原因としては、煮こぼれ、ゴム管の外れ、ゴム管の亀裂、ガス機器の立ち消えなどが考えられます。

緑
（電源）
ランプ
高速点滅

ただし、警報停止スイッチを押すと警報音は約36時間停止します。
緑（電源）ランプの高速点滅は止まりません。
※ 販売店までご連絡ください。
※ 外部機器と連動している場
合、警報音停止中は外部機器の連動動作は停止します。
※ 警報音停止中に警報停止ス
イッチを押しても、音声鳴動はしません。

黄（CO警報）
ランプ消灯
赤（ガス警報）
ランプ消灯

1 ドアや窓を開けて換気してください。

警報停止スイッチ

2 ガス栓や器具栓を閉めてください。
ガスコンセント接続の場合、ガスコンセントからソケットを外してください。

3 ガスがなくなれば、警報音が鳴りやみます。
【赤（ガス警報）
ランプ消灯】

4 ガスもれの原因を点検してください。
原因としては、煮こぼれ、ゴム管の外れ、ゴム管の亀裂、ガス機器の立ち消えなどが考えられます。

新コスモス電機株式会社〒532 - 0036 大阪市淀川区三津屋中2-5-4
TEL 06（6308）2310

黄（CO警報）
ランプ点灯

禁●製造番号シール

警報器を水につけたり、水をかけたりしないでください。
感電・ショート・発煙・発火の恐れがあります。

禁者

ガス、COを検知すると、音声合成音＊が鳴ります。

●緑
（電源）
ランプ

ぬれ手禁止

ご 住 所

扱

●警報スピーカー

設置後、5年（有効期限）を過ぎた警報器は、新しい警報器とお取り替えください。
誤動作または正常に作動しない恐れがあります。有効期
限は、貼ってある有効期限ラベルに示しています。

ぬれた手で警報器や取付ベースを触らないでください。
感電する恐れがあります。

〒

お 名 前

常に電源が入っていること（緑（電源）
ランプ点灯）を確認してください。
電源が入っていないとガスもれ、COが発生しても、警報を発しません。

P.5参照

有効期限が過ぎたときはCOを検知すると点滅
または点灯します。
※P.4 ～ 6を参照ください。

㆙࿌

2. 保証の内容
取扱説明書による正常なご使用状態で、前記の保証期間内に故障した場合には、お申し出により無償にてお取り替えさせていただきます。
お取り付けの販売店もしくは最寄りのガス会社へご連絡のうえ、本書をご提示ください。
なお無償でお取り替えできない場合について「4.保証の適用除外」の項目に記載しておりますのでご確認ください。

製造元●警報停止スイッチ

ガスを検知すると点滅
または点灯します。
※ P.4 ～ 6を参照ください。

●黄（CO警報）
ランプ

1. 保証期間
警報器本体の有効期限はお取り付け後5年間です。有効期限は、警報器本体ラベルに記載しておりますので、ご確認ください。
この有効期限までが保証期間になります。

お取付日●有効期限ラベル

CO警報音が鳴っている部屋にいる
ときは、すぐに換気をし、使用中のガス機器を止めてください。

止

緑
（電源）
ランプ点灯

CO濃度が上昇し、短時間で生命に危険をおよぼす恐れがあります。

1 ドアや窓を開けて換気してください。

ウーウーピッポッピッポッ
空気が汚れて危険です
窓を開けて換気してください

警報器周囲のガスとCOが規定濃度以上になると作動します。

部屋の外にいるときは、すぐに入室しないでください。
記

ウーウーピッポッピッポッ
空気が汚れて危険です
窓を開けて換気してください●ガス検知部点検口●ガス検知部●赤（ガス警報）
ランプ

保 証 書

緑
（電源）
ランプ点灯
黄
（CO警報）
ランプ点灯
赤（ガス警報）
ランプ消灯

ガスのもれとガス機器の不完全燃焼によるCOが同時に発生したときは各部のなまえとはたらき
ガスおよびCOを検知します。

CO警報音が鳴ったら、以下の内容を必ず守ってください。
CO濃度が上昇し、短時間で生命に危険が生じる恐れがあります。

2 警報器本体を取り付けてから約30秒後、ランプが全点

警報音が鳴ったら、すぐに換気し、使用中のガス機器を止めてください。

しばらく換気を続けると、ランプは消灯します。

止（06）6308－2310 ㈹赤（ガス警報）
ランプ消灯

警報器
本体

に入ります。

警報

警報器を取り外さないでください。
禁P.5・6参照

緑
（電源）
ランプ点灯
黄
（CO警報）
ランプ点滅
赤（ガス警報）
ランプ消灯

火気厳禁

換気扇、電灯、蛍光灯など、電気製品のスイッチを入・切しないでください。

黄（CO警報）
ランプ消灯

警報
P.4参照

約5分後

対象ガス

緑
（電源）
ランプ点滅

警報器周囲のCOが規定濃度以上になると作動します。
低濃度のときは注意報が作動し、高濃度になると警報が作動します。
（低濃度が約5分間継続した場合も警報が作動します。
）

警報器の近くでラジオなどを使用しないでください。
ラジオなどにノイズ（雑音）が入ることがあります。
警報器から距離を離してお使いください。

ガス警報音が鳴っている部屋にいる
ときは、すぐに換気をし、使用中のガス機器を止めてください。

取付
ベース

灯した後、
消灯します。

ガス機器の不完全燃焼によるCOが発生したときは༴㝤

緑（電源）ランプが点滅し、警報器が監視状態に入る準備状態になります。

緑
（電源）
ランプ点灯
黄
（CO警報）
ランプ消灯
赤（ガス警報）
ランプ点灯

黄（CO警報）
ランプ消灯

止

止

【黄
（CO警報）
ランプが点滅または点灯】

警報器が確実に固定されていることを確認してください。

緑
（電源）
ランプ点灯

警報器の前に物を置いたり、取り付けたりしないでください。
警報の遅れの原因となります。

と鳴ったときの処置のしかた〈確認〉
P.4 ～ 6参照

警報器の取り外し・取り付けを行うときや、警報器をポリ袋で覆うときは、安定した踏み台を使い、十分注意してください。
転落・転倒・落下によるけがの恐れがあります。

『ウーウーピッポッピッポッ 空気が汚れて危険です
窓を開けて換気してください』

回して固定する。

警報

P.4参照

警報器をお手入れするときは、必ず警報器を取付ベースから取り外してください。
感電やけがの原因となります。
※外部機器（インターホンなどの集中監視機器）と接続しているときは、警報器を取付ベースから取り外すと、外部機器で警報音（故障警報）が鳴ることがあります。

3

1

2

3

4

5

5

部屋の外から警報音に気づいた
ときの処置のしかた

༴㝤
警報音が鳴っている間は、部屋の外から、すぐに入室しないでください。
・もれたガスの濃度が濃くなっている場合が考えられます。
・CO濃度が濃くなっていることがあり、短時間で生命に危険をおよぼす恐れがあります。
・火花などによる爆発やCO中毒の恐れがあります。

1 部屋に入らないでください。

室外からドアや窓を開けられるときは、ドアや窓を開けて換気してください。

2 ガスメーター近くのメーターガス栓を閉めてください。

メーターガス栓を開けるときはガス会社にご連絡ください。

3 ガスやCOがなくなれば、警報音が鳴りやみます。

4 部屋に入り、赤（ガス警報）ランプ・黄（CO警報）ランプの消灯を確認してください。

5 ガス栓や器具栓を閉めてください。
ガスコンセント接続の場合、ガスコンセントからソケットを外してください。

6 ガスもれやCO発生の原因を点検してください。

原因としては、煮こぼれ、ゴム管の外れ、ゴム管の亀裂、ガス機器の立ち消えなどが考えられます。

6

処置をしても、警報音が鳴りやまない

以下の原因が考えられますので、調べてください。
● スプレー式殺虫剤やヘアスプレーなどを、警報器にかけていませんか。
● タバコの煙を警報器に吹きかけていませんか。
● 芳香剤などの濃いガスが警報器にかかっていませんか。
● 線香の煙が警報器にかかっていませんか。
● 溶剤、シンナー、ベンジンなどを大量に使用していませんか。
● アルコール類やくん煙式、くん蒸式の殺虫剤が高濃度になっていませんか。
● フローリングのワックス、溶剤を含む接着剤を使用していませんか。
● 長時間、部屋を閉め切っていませんか。
● 焼き魚の煙などが警報器にかかっていませんか。
● みりんや酢などの調味料成分を含んだ蒸気が、警報器に大量にかかっていませんか。
● 可燃性のガスなどを使用していませんか。
● 警報器の通常の電圧範囲はAC100V±10Vです。それ以外で使用していませんか。
● 長い間閉め切っている部屋に設置していませんか。建材などから発生する成分の作用によって、警報音が鳴りやすくなることがあります。
以下の場合は、ガスもれやCOで警報しており誤報ではありません。
● 換気が十分でない状態で、湯沸かし器を使用した場合。
● ガスコンロの着火ミスがあった場合。
● 自動車の排気ガスが室内にこもった場合。
● 炭火や練炭を使用した場合。

ランプ表示・音声出力の事象一覧表
ランプ※警報器とマイコンメーターを接続している場合
警報音声が30秒～ 60秒間鳴り続けたとき、マイコンメーターがガスを止めます。
※警報器と戸外ブザーを接続している場合
警報音声が30秒～ 60秒間鳴り続けたとき、戸外ブザーが鳴ります。ガスがなくなると同時に鳴りやみます。

異常がないのに警報音が鳴ったり、ランプが点滅した
ときの処置のしかた

ガスもれやCO以外の空気の汚れで、赤（ガス警報）ランプや黄（CO警報）ランプが点滅したり、警報音が鳴ったときは

○

○

なし

通常動作(監視中)

●

○

◎

なし

ガス注意報

●

○

●

ガス警報音声「ウーウー ピッピッピッ
ガス警報
ピッ ガスがもれていませんか」

●

◎

○

なし

●

◎
または
●

○

ＣＯ警報音声「ウーウー ピッポッピッ
ポッ 空気が汚れて危険です 窓を開 ＣＯ警報
けて換気してください」

●

◎

◎

●

◎

●

●

◎
または
●

◎

●

◎
または
●

●

○

○

ゆっくり
点滅

○

○

なし

ガス注意報とＣＯ注意報

ガス警報音声「ウーウー ピッピッピッ
ピッ ガスがもれていませんか」
ＣＯ警報音声「ウーウー ピッポッピッ
ポッ 空気が汚れて危険です 窓を開けて換気してください」
ガス警報音声「ウーウー ピッピッピッ
ピッ ガスがもれていませんか」と
ＣＯ警報音声「ウーウー ピッポッピッ
ポッ 空気が汚れて危険です 窓を開けて換気してください」の交互音声
故障警報音声はじめに「故障です 販売店に連絡してください」と鳴り、１分ごとに「ピッピッピッ」、１０分ごとに「故障です販売店に連絡してください」
を繰り返す
有効期限切れ音声「ピッ 有効期限が切れています 販
売店に連絡してください」※警報停止スイッチを押した場合警報停止スイッチを押すと、● ガス警報の警報音は1回だけ5分間止めることができます。
● CO警報は、黄（CO警報）ランプが点滅しCO警報音が鳴っている場合
のみ、警報音は1回だけ5分間止めることができます。

ください。

滅や警報音が止まります。

ガス警報とＣＯ注意報
ＣＯ警報とガス注意報●部屋の広さに比べて、極端に大きな容量の噴霧式殺虫剤を使用したとき。
必ず、部屋の広さに応じた容量の噴霧式
殺虫剤をご使用ください。
●噴霧式殺虫剤を警報器の真下で使用したとき。
警報器の真下は避けてください。
●ポリ袋と天井面の間に隙間があったり、ポリ袋に破れや穴があるとき。
●警報器をポリ袋で覆う前に、石油系溶剤やアルコール類などを使用していたとき。
ガス検知部に影響を与える成分が封じ込められます。
●経年変化によって、ガス検知部が敏感になっているとき。

《お断わり》
外部機器（インターホンなどの集中監視機器）と接続しているときは、警報器を外すと、外部機器で警報音（故障表示）が鳴ることがあります。

2 取り付けかた

警報器本体を取付ベースに合わせ、止まる位置まで右に回して固定してください。

取付ベース〈確認〉
警報器が確実に固定されていることを確認してください。

3.ポリ袋を取り外してください
噴霧が終わったら、ポリ袋を外してください。
警報器本体

噴霧式殺虫剤を使用するときは有効期限切れ(警報器の有効期限が半年以上過ぎた場合)

●：点灯、
◎：点滅、
○：消灯
上記以外の表示音声を発する場合があります。
この場合、販売店にご連絡ください。
※故障したときは、① ブザー音設定の場合
ガス警報音：ウーウー ピッピッピッピッ
ＣＯ警報音：ウーウー ピッポッピッポッ
故障警報音：ピッピッピッ

㆙࿌
噴霧式殺虫剤を使用した後は、必ず部屋の換気をし、ポリ袋を外してください。
警報器が作動しません。

● ポリ袋（35㎝×35㎝・2枚）
ポリプロピレン製（ または＞PP＜表示）※ ポリエチレン製でも一定の効果があります。
35cm● 輪ゴム（6本）〈処置のしかた〉

ポリ袋
（2枚）

輪ゴム
（6本）
取付ベース

ピッ
警報停止
スイッチ

② 以下のように作動することを確認してください。

輪ゴム（3本）で
止める

音声内容

緑
（電源）

「正常です」

点灯

黄赤（CO警報） （ガス警報）
点灯

有電圧出力
（12V ⇔ 18V）

点灯

OFF
（6V）

● 過去約10日以内に警報が作動した場合のみ、全ランプが点灯、1秒
消灯のあと、最後に作動した警報の原因に伴ったランプが、約1秒間点灯します。（鳴動原因表示機能によるものです。）③ 監視状態（緑（電源）ランプ点灯）に戻ります。

ポリ袋
（1枚）

警報音声の点検

1周巻きつける① 警報停止スイッチを押すと「ピッ」と鳴り、緑（電源）ランプが点滅を開始、そのまま3秒間押し続けてください。
「ピッピッ」と開始音が鳴ります。

赤（ガス警報）
ランプ消灯※ 約30日 経 過 す る と緑（電源）ランプのみ点灯します。
7

緑（電源）ランプが高速点滅している。

警報器の故障を知らせています。

販売店に連絡してください。
（機器故障音声機能）

緑（電源）ランプがゆっくり点滅している。

警報器の有効期限切れを知らせています。警報停止ス
イッチを 1 秒間押してください。

「ピッ 有効期限が切れています
販売店に連絡してください」と鳴りますので、新しい警報器に交換（有償）してください。
（有効期限切れ音声機能）

ガ ス も れ、CO の発生ではないのに、
赤ランプ や黄ラン
プ が 点 滅・点 灯したり、警報音が鳴る。

原因を調べてください。
（P.7 参照）

ドアや窓を開け、しばらく換気を続けてください。ランプの点滅・点灯や警報音が止まります。
鳴りやまない場合は最寄りのガス会社へ連絡してください。

ガス機器の異常が考えられます。

ガス機器の点検を受けてくだ
さい。
（有償）

ガス機器以外の燃
焼機器の異常が考えられます。

それらの機器も点検を受けてください。

警報器の有効期限
ラベルに記載の有効期限が切れていませんか。

有効期限が切れていれば、販売店に連絡してください。
（P.3 参照）

有効期限が過ぎた警報器は、販売店にて回収いたします。

〈お買い上げいただいた警報器の廃棄〉■ この警報器は、５年間の無償保証です。
この取扱説明書に書かれている内容を守っていただいた上で、警報器が正しく作動しないことが判明した場合には、無償でお取り替えいたします。
ただし、保証書に記載されている保証の適用除外の項目に該当する
場合は、この限りではありません。保証書をご参照ください。
■ 保証書に取り付け年月および販売店名の記入のないものは、無効となることがあります。
お取り付け時にご確認ください。
■ この警報器の有効期限は、お取り付け後5年間です。
有効期限とは警報器の性能を保証できる期間であり、5年を経過した警報器は、規定の警報ガス濃度で警報しないなど誤作動の恐れがありますので、ぜひ新しい警報器とお取り替えください。
■ 保証書は大切に保管してください。
■ アフターサービスについて、ご不明の点がありましたら、販売店または最寄りのガス会社までご連絡ください。
■ 警報器の有効期限を過ぎたときは、販売店または最寄りのガス会社までご連絡ください。
■ 作動点検をご希望の場合には、有償にて点検いたします。販売店または最寄りのガス会社までご連絡ください。
■ 引越しをされるときは、販売店または最寄りのガス会社までご連絡ください。
■ 他の地区に引越されたときは、最寄りのガス事業者に連絡をとり、ガス種に適合していることを確認してください。

緑
（電源）
ランプ点滅
3秒間押し続ける輪ゴム（3本） 粘着テープ

取付ベース

① 警報器の取付ベースに、ポリ袋を輪ゴム（3本）でしっかり止めてくだ
さい。

8

項

ピッピッ
警報停止
スイッチ

② 警報停止スイッチから手を離すと以下のように作動することを確認して
ください。
ランプ
音声内容

C
O

1

「ウーウーピッピッピッピッ
ガスがもれていませんか」

点滅

消灯

点灯

OFF
（6V）

2

「ウーウーピッポッピッポッ
空気が汚れて危険です
窓を開けて換気してください」

点滅

点灯

消灯

OFF
（6V）

点灯

消灯

消灯

OFF
（6V）

3 「ピー」

様

対

象

ガ

検

知

方

式 半導体式☆
爆発下限界濃度の 1/4 の都市ガスに対し 60 秒以内に警報ガ ス
警 報 表 示 ・ 赤（ガス警報）ランプ点灯
発報方式 音声合成警報音

都
市
ガ
ス

燃
焼
排
ガ
ス
中
の
CO

作動条件 ガス警報濃度以下の都市ガスに対し注意報
ガ ス
注意報 表 示 ・ 赤（ガス警報）ランプ点滅
発報方式 発報音無し
CO
警報

作動条件

550ppm の CO に対し 5 分以内に警報
300ppm の CO に対し 10 分以内に警報

表 示 ・ 黄（CO 警報）ランプ点灯または点滅
発報方式 音声合成警報音

作動条件 300ppm の CO に対し 5 分以内に注意報
CO
注意報 表 示 ・ 黄（CO 警報）ランプ点滅
発報方式 発報音無し

一般財団法人 日本ガス機器検査協会（ＪＩＡ）都市ガス用ガス警報器検査規程
認証合格品③ 監視状態（緑（電源）ランプ点灯）に戻ります。

警

粘着テープで要所を仮止めする

仕

都市ガス（空気より軽い 12A・13A ガス用）
ス
燃焼排ガス中の CO

有電圧出力 3 段階有電圧 2 線式
外 部 出 力 信 号 ★ （監視時 DC6V、電源 OFF 時・故障診断時 0V、
ガス警報時 DC12V、CO 警報時 DC18V）※警報音を切り替えた場合は設定された音声が鳴ります。

ポリ袋
（1枚）
を
輪ゴム
（3本）
で
前面から覆い被せる 止める

目

作動条件

有電圧
出力

緑
黄
赤
（電源） （CO警報）（ガス警報）（12V⇔18V）②ポリ袋の要所を粘着テープで天井面に貼ってください。

③ポリ袋の周囲を粘着テープで天井面に貼ってください。
ポリ袋と天井面の間に隙間ができな
いように、粘着テープを貼ってください。
特に、ポリ袋がしわになっている部
分に注意してください。

仕様

共 通 仕 様

緑
（電源）
ランプ点灯
黄
（CO警報）
ランプ
消灯

正常です

35cm

〈処置のしかた〉【監視状態】

緑
（電源）
ランプ点灯
黄
（CO警報）
ランプ点灯
赤（ガス警報）
ランプ点灯

ポリ袋
（1枚）

● ポリ袋（35㎝×35㎝・1枚）
ポリプロピレン製（ または＞PP＜表示）※ ポリエチレン製でも一定の効果があります。 35cm
● 輪ゴム（3本）● 粘着テープ
養生テープやメンディングテープなど、接着しやすく、またはがすときに天井面を傷めないテープを選んでください。

取り付けから約30秒後

停電でなければ、警報器の故障もしくは取付ベース内部の断線、誤配線などが考えられますので、販売店に連絡して
ください。

輪ゴム
（3本）
で止める

輪ゴム

〈準備するもの〉

3 警報器を取り付けてください。（P.8参照）

赤（ガス警報）
ランプ消灯

1秒間押す

天井面の素材が粘着テープによって傷む恐れのないとき

アルカリ性洗剤などを使うと、警報器本体の表面に傷がついたり、しばらく赤（ガス警報）ランプが点滅したり、警報音が鳴りやまないことがあります。

緑
（電源）
ランプ点滅
黄
（CO警報）
ランプ
消灯

緑
（電源）
ランプ点滅

① 警報停止スイッチを約1秒間押すと、「ピッ」と開始音が鳴り、緑（電源）ランプが点滅します。

ランプ

石けん水

● お手入れするときは、警報器の内部に水が入らないように注意してください。
● お手入れするときは、中性洗剤、アルカリ性洗剤、塩素系漂白剤、ベンジン、シンナー、アルコールは使わないでください。

停電していませんか。

アフターサービスについて● 点検時、
決してライターなどの炎を使用しないでください。
警報器の破損や火災の原因になります。
● 点検をするときは、必ず安定した台に乗って行ってください。
転倒してけがをする恐れがあります。

35cm② 輪ゴムで止めたポリ袋の上から、取付ベースに沿ってポリ袋（1枚）を
1周巻きつけ、
輪ゴム（3本）
でしっかり止めてください。

よく絞る

おねがい

ブレーカーを入れてください。

お客さまにて、お住まいの市町村の廃棄物の処理法にしたがって廃棄してください。

㆙࿌

警報器を取り付けている部屋で噴霧式殺虫剤を使用するときは、警報
器が噴射ガスに反応して警報音が鳴る恐れがありますので、必ず警報器に以下の処置をしてください。

布に水または石けん水を浸し、よく絞ってからふき取ってください。
水または警報器を取り付ける

緑
（電源）
ランプ点灯

日常、警報器の緑（電源）ランプが点灯していることを確認してください。
※ 緑（電源）ランプが消灯もしくは高速点滅している場合は、販売店に連絡してください。
（P.10「故障かな？と思ったら」を参照ください。）

1.警報器をポリ袋で覆ってください

ポリ袋
（1枚）
を
前面から覆い被せる

2 警報器および取付部付近の天井面の汚れをふき取って電源ブレーカーが切れていませんか。

警報機能の点検

1 警報器を取り外してください。
（P.8参照）

警報器を取付ベースにはめ込
んでください。

〈リース契約の警報器の廃棄〉

日常の点検① 警報器の取付ベースに、ポリ袋（1枚）を輪ゴム（3本）でしっかり止めてく
ださい。

お手入れのしかた

警報器が取付ベースにしっかりとはめ込まれていますか。

廃棄について定期点検

ポリ袋の取り付け・取り外しは、高いところでの作業になりますので、しっかりした踏み台を使って、十分に注意して行ってください。
転落、転倒、落下の原因になります。

〈準備するもの〉③ 中国語音声設定の場合（日本語と中国語の交互音声）
ガス警報音：ウーウー ピッピッピッピッ ガスがもれていませんか			 ウーウー ピッピッピッピッ 煤气泄漏 危险 煤气泄漏 危险
ＣＯ警報音：ウーウー ピッポッピッポッ 空気が汚れて危険です 窓を開けて換気してください			 ウーウー ピッポッピッポッ 一氧化碳 危险 一氧化碳 危险● 緑（電源）ランプが消灯している。
● 警報器が正常にも か か わ ら ず、
外部機器が鳴る。

取り付けたときや、
警報停止スイッチを
1 秒以上押したときに「有効期限が切れています 販売店に連絡してください」と鳴る。

天井面の素材が粘着テープによって傷む恐れのあるとき② 英語音声設定の場合（日本語と英語の交互音声）
ガス警報音：ウーウー ピッピッピッピッ ガスがもれていませんか			 ウーウー ピッピッピッピッ Danger Gas Danger Gas
ＣＯ警報音：ウーウー ピッポッピッポッ 空気が汚れて危険です 窓を開けて換気してください			 ウーウー ピッポッピッポッ Danger Carbon monoxide Danger Carbon monoxide

こう処置してください

粘着テープを外すときは、天井面などを傷めないように慎重に行って
ください。

警報器を左
（反時計回り）に回さないでください。
取付ベースから外れて、落下する恐れがあります。
故障警報(警報器が故障診断機能により故障と判断した状態)

ここを確認しておねがい

ガス警報とＣＯ警報● 警報器の電源が入ります。
緑（電源）ランプが点滅し、約30秒後ランプが全点灯した後消灯し、正常であれば「正常です」と鳴って緑（電源）ランプが点灯に変わり、警報器は監視状態に入ります。
異常があれば「故障です 販売店に連絡してください」と鳴ります
ので、警報器の交換をお願いします。

6

警報器を左（反時計回り）に回し、止まったとこ
ろで警報器を下に引いて外してください。

memo

こんなときは警報機能

2 警報器周囲のガスが規定濃度以下になると、ランプの点

1 取り外しかた

以下のようなときは、ポリ袋で覆っていても警報音が鳴ることがあります。
噴霧式殺虫剤を使用するときは、事前に住宅管理者やご近所の方に、連絡しておいてください。

ガス警報機能・

1 ドアや窓を開け、しばらく換気を続けて

2.噴霧式殺虫剤を噴霧してください

動作順※ 警報器周囲のガスとCOが規定濃度以下になっていない場合、停止時間経過後に再び警報音を発します。
※ 外部機器と接続していて、かつ警報器周辺のガスとCOが規定濃度以下になっていない場合、停止時間経過後に再び連動します。
※ 警報音停止中に警報停止スイッチを押しても、音声鳴動はしません。

故障かな？と思ったら警報器の取り外し・取り付けかた

外部機器（インターホンなどの集中監視機器）と接続しているときは、警報器を取付ベースから外さないでください。
外部機器で警報音（故障表示）が鳴ることがあります。

ＣＯ注意報

ください。

〈警報音を止めたいとき〉

事 象

●

高速
点滅

● たびたび警報音が鳴るときは、ガス機器の点検を受けてください。（有償）● ガス機器以外の燃焼機器（石油ファンヒーター、石油ストーブなど）が原因で鳴ることもありますので、これらの機器についても点検を受けてください。

音声内容

赤
緑
黄
（電源） （CO警報）（ガス警報）

ときの処置のしかた

おねがい

7

警報音が鳴ったり、ランプが点滅した原因について

報

音

電

量 70dB（A）/m以上
源 AC100V±10V

消

費

電

力 監視時

付

属

機

能

50/60Hz

約1.1W、
警報時

約1.8W

通電初期警報防止タイマー付、故障診断機能、有効期限お知らせ機能

使 用 温 度 範 囲 0℃～＋50℃（結露しないこと）
寸

法 ・

質

量 直径120×高さ25.5mm（突起部を除く）
、
約140ｇ

取

付

方

法 取付ベース
（別売品）
、
回転引掛式

付

属

品 取扱説明書（保証書付）〔本書〕
×1、
施工説明書×1☆ 爆発は空気とガスの混合割合が一定範囲で起こる可能性があります。その範囲を爆発範囲といって、最高濃度を爆発上限界、最低濃度を爆発下限界といいます。
★ マイコンメーターと接続して使用する場合は、警報器アダプターが必要になります。

粘着テープで周囲を貼る

910