NOYU

グリーン・ミストシステム
世界最小噴霧流量 15ml/min (7MPa)
耐摩耗！ 人工ルビー製ミストノズル
豊富なアッセンブリー・フィッティングパーツ
世界初！ 壁面取り付け超小型ミスト用ポンプ（ヨーロッパ・日本・台湾特許、ＵＳＡデザイン特許）

水のスペシャリスト

NOYU

株式会社 ノーユー社 http://www.know-you.com

NOYU グリーン・ミストシステム
霧（ミスト）によるクーリングは、ヨーロッパ・アメリカ・東南アジアなどの暑い国々で取り入れられてきました。日本では 30 年ほど前から、鶏舎・豚舎・牛舎などの畜舎や施設園芸で夏場のクーリングに、特に南の地方から設備され始めました。
しかし、近年、地球温暖化により各地は記録的な猛暑に見舞われ、夏の暑さは日本列島を北上。
ミストによるクーリングは、畜産や園芸業界だけでなく、都市空間や労働環境における熱中症対策、テーマパークや公園の景観造りを兼ねたクーリング、都市緑化など、多方面でそのニーズが広まっています。
ノーユー社は、製鉄所における熱中症対策や粉塵抑制などの労働環境の改善、テーマパークや公立公園での霧の演出・クーリング、近未来的なオフィスビル菜園でのリーフリフレッシュニング、また、野菜出荷作業場の鮮度保持や冬場の加湿による湿度コントロールと、ミストシステムのあらゆるニーズにお応えしてまいりました。
これら、水のスペシャリストとして培った技術を基に、お客様に最適なミストシステムをご提案・ご提供させていただきます。
株式会社ノーユー社 ミストシステム事業部

NOYU グリーン・ミストシステム スプレーノズル仕様■ 液圧7MPaで15ml/min（シルバー）、20ml/min（黒）と世界最小の噴霧流量■ ノズルチップ材質は耐摩耗性抜群、ダイヤモンドに次ぐ硬度の人工ルビー■ コンパクトなノズル外形と配管取付は手締めできる構造。シール部バイトンＯリング仕様■ ノズルフィルターは脱着が簡単な差し込み型５μmフィルター■ 簡単に噴霧方向を振り角55°, 90°に変えられる専用スイーベルジョイント２種■ 噴霧平均粒子径：液圧７ＭＰａで約１５μｍ～４０μｍ（ザウタ平均径）

ミストスプレーノズル仕様
ＫＸ４７シリーズ噴霧仕様
モデルカラー

ﾉｽﾞﾙ番号シルバー
黒白赤青シルバー

KX47-0065
KX47-0085
KX47-01
KX47-015
KX47-02
KX47-03

ｵﾘﾌｨｽ径(mm)
0.065
0.085
0.1 00.1 50.200.30

噴霧量（ml/min）at2.83.55ＭＰａ
ＭＰａ
ＭＰａ－－13－－17－－26252834374250505667

液圧（MPa)67ＭＰａ
ＭＰａ
141519202830374055607480

噴霧角度（7MPa時）8ＭＰａ（°）
164021403250436064708680★本体材質：BC＋Niプレート・SUS★チップ材質：人工ルビー★チェックバルブ作動圧：1.0MPa

KX47 タイプ■ ノズル寸法
ｼﾘｰｽﾞ
KX47

外径9.5

外形寸法（mm)
全長１
全長２ネジ径20.6
14.3 10/24UNF★全長１＝ネジ部含む、★全長２＝ネジ部含まず■ ノズル内構造■ ボタ落ち防止逆止弁■ 交換が簡単な差し込み型５μmノズルフィルター

KNSB タイプ■ ノズル寸法■ ノズル内構造★本体材質：SUS 316★チップ材質：人工ルビー★チェックバルブ作動圧：1.0MPa

NOYU グリーン・ミストシステム アクセサリーとフィッティングパーツ
90°スイーベルジョイント（材質：SUS303）

55°スイーベルジョイント （材質：BC+Ni プレート・SUS）→→★振り角度 55°でスプレー中でも手で簡単に操作できます。

★振り角度が90°と広角なスイーベルジョイントです

ノズルシートフレキシブル・ロングジョイント
ロングジョイント

２シート ・ ３シート ・ ４シート

ジョイントで様々な組み合わせが可能

FE-05 ( 50mm）
FE-10 (100mm)
FE-15 (150mm)
FE-20 (200mm)
FE-30 (300mm)

お好みに曲げて使用も出来ます

金属配管用ノ ズ ルシ ー ト
1/8PT X 10/24

1/4PT X 10/24

そ の他のノ ズ ルシ ー ト 他1/4PT X 10/24

メクラプラグ
10/24

配管用ノズルシート

壁面取付ノズルシート
配管は壁裏
スイーベルジョイント
２～４シート取付可能

1/4PT X 10/24 *3

1/8PT X 10/24

各種パーツ組合せ例

スリップロック・コネクター （高圧ナイロンチューブ用） 常用最高圧力7MPa 材質：BC+Ni
EO-201 (1孔)EO-302 (2孔･180°)

EO-301 (1孔)EO-203 (ｺﾈｸﾀ)

ｽﾘｯﾌﾟﾛｯｸｺﾈｸﾀ

EO-303

3/8"×3/16"

EO-204 ( 8*1/4")

EO-214 ( 8*1/4")

EO-205 ( 1/4"ｴﾝﾄﾞ)

EO-215 (3/16"90-1)

EO-304 (10*1/4")

EO-314 (10*1/4")

EO-305 ( 3/8"ｴﾝﾄﾞ)

EO-315 (3/16"90-1)

EO-216 ( 1/4"0-1)

EO-207 ( 1/4"ｴﾙﾎﾞ)

EO-208 ( 1/4"ﾁｰｽﾞ)

EO-2308

EO-316 ( 3/8"0-1)

EO-307 ( 3/8"ｴﾙﾎﾞ)

EO-308 ( 3/8"ﾁｰｽﾞ)

ｽﾘｯﾌﾟﾛｯｸ異型継ぎ手
10*1/4"

コンプレスフィッティング（SUSチューブφ８mm・φ１０mm用) 常用最高圧力10MPa 材質:SUS316/303
NY-S201 (1孔)NY-S202 (2孔-180°)

NY-S212 (2孔-120°)

NY-S202

NY-S301 (1孔)NY-S302 (2孔-180°)

NY-S312 (2孔-120°)

NY-S302

NY-S214 ( 8*1/4")

NY-S204 ( 8*1/4")

NY-S205 (1/4"ｴﾝﾄﾞ)

NY-S215 (3/16"90°1)

NY-S314 (10*1/4")

NY-S304 (10*1/4")

NY-S305 (3/8"ｴﾝﾄﾞ)

NY-S315 (3/16"90°1)

NY-S207 (1/4ｴﾙﾎﾞ)NY-S217 ( 8*1/4")

NY-S208 (1/4")

NY-S22 (1/4")

NY-S307 (3/8ｴﾙﾎﾞ)

NY-S317 (10*1/4")

NY-S308 (3/8")

NY-S32 (3/8")

NY-S328 (10*1/4")

スリップロック・フィッティング ナイロンチューブ及びＳＵＳチューブサイズ
スリップロックサイズ

チューブサイズEO-3XX

3/8 ｲﾝﾁ

10.0mm

EO-2XX

1/4 ｲﾝﾁ

8.0mm

スリックロック/チューブ配管

NOYU グリーン・ミストシステム チューブヘッダー・ポンプユニット・コントローラー
高圧ナイロンチューブ配管とノズルフィッティング
3/8ﾁｭｰﾌﾞﾍｯﾀﾞｰ

1/4ﾁｭｰﾌﾞﾍｯﾀﾞｰ

10m/500mm ﾋﾟｯﾁ20m/500mm ﾋﾟｯﾁ
他各種指定寸法

１/4ﾁｭｰﾌﾞﾍｯﾀﾞｰ

10m/500mm ﾋﾟｯﾁ20m/500mm ﾋﾟｯﾁ
他各種指定寸法10m/500mm ﾋﾟｯﾁ20m/500mm ﾋﾟｯﾁ
他各種指定寸法

リングヘッダー・ファン
リングヘッダー6ノズル（径240mm）

FANユニット
6ノズル

リングヘッダー6ノズル（径325mm）

ポンプユニット型式

モデル

壁面取り付けポンプ＆コントローラー
ユニット
２種(世界各国特許）

電圧

100V

リングヘッダーＷ
20ノズル(径325╱240mm)仕様
設定値

小型FANユニット
1ノズル

外形寸法

液圧：4MPa～7MPa
噴霧時間：10秒～60分
停止時間：10秒～60分
制御対象：4系統/1系統

巾：220mm
高：150mm
厚： 50mm

コントローラー

電圧

消費電力

液圧

吐出量

100V

200W
150W

7MPa

ＮＹ－４００100V
200V

400W

7MPa

2.5l/min巾 ：400mm
全長：653mm
高さ：350mm

ＮＹ－７５０100V
200V

750W

7MPa

6.0l/min

マニュアルとタイマー自動の２種

900
500ml/min

巾：400mm
高：500mm
厚：200mm(重量：10ｋｇ）★その他､1.5Kw, 2.2Kw, 3.7Kw, 5.5Kw のポンプがあります｡

温湿度センサユニット

ミストコントローラー
多機能コントローラー
温湿度センサ・タイマー・温湿度センサ

フィルターユニット
温度センサ

ポンプ前 フィルター（カートリッジ）
1/4-5μm 標準
1/4-5μm 標準

NOYU グリーン・ミストシステム 施工例

施設園芸
タイマー制御温湿度センサーによる湿度管理
洋蘭・ユリ・菊・イチゴ・etc.
省エネ冷房

畜

ハウスクーリング

ハウスクーリング

牛舎クーリング

鶏舎クーリング

リーフリフレッシュ

オフィス菜園リフレッシュ

噴霧噴水

庭園噴霧舎

霧の気化で濡らすことなくクーリング
省エネ冷房

都市緑化
潅水
リーフリフレッシュニング

景観

ドラマチックな霧による演出

NOYU Green Mist System

クーリング・イベント
イベント・フェスティバル
人の集まるスペースに直接・間接クーリング
霧の気化で濡らすことなく気温を下げます
夏祭りクーリング

イベント会場クーリング

店頭・鮮度保持

クーリング・鮮度保持

ゴルフ場クーリング

ミスト水景

野菜出荷場クーリング

粉じん対策

クーリング・鮮度保持
生鮮野菜・果物・鮮魚
鮮度保持

クーリング・ゴルフ , 公園
スポーツ施設・ドライブイン・公園
顧客サービス
熱中症対策

労働環境改善濡らさない霧。濡らす霧作業員熱中症対策
フォッグカーテン
粉じん発生対策

NOYU グリーン・ミストシステム 構成例
NOYU Green Mist System

システム構成② ジョイント① スプレーノズル④ コントローラーユニット③ 耐圧チューブ

システム構成⑥ フィルター⑤ ポンプユニット① ミストスプレーノズル② ジョイント③ 耐圧チューブ
④ コントローラーユニット⑤ ポンプユニット⑥ フィルター

水のスペシャリスト

NOYU
本社

株式会社 ノーユー社〒105-0003 東京都港区西新橋2-19-4 喜助西新橋ビル２F
Tel. 03-3433-9888 Fax. 03-3433-8880
Mail: knowyou-info@know-you.com

都市緑化 〒105-0003 港区西新橋2-19-4 喜助西新橋ビル２F Tel. 03-3433-9555
大阪支店 〒550-0005 大阪市西区西本町2-5-10 Tel. 06-4391-6555
Tel. 088-833-7555
四国支店 〒780-8004 高知市新田町14-14
熊本営業所 〒866-0896 熊本県八代市日置町５－５ Tel. 053-448-3118
イスラエルオフィス POB ELYAHIN.38908 ISRAEL

http://www.know-you.com