PD-2-7 改 1
平成 29 年 5 月 30 日
日本原子力発電(株)東海第二発電所

新規制基準適合への対応状況(津波による損傷の防止(第５条))

第５条（津波による損傷の防止）の要求に対して，以下に対応状況を示す。
（津波による損傷の防止）
第五条 設計基準対象施設は、その供用中に当該設計基準対象施設に大きな影響を及ぼすおそれがある津波（以下「基準津波」という。）に対して安全機能が損なわれるおそれがないものでなければならない。

第５条
1.

津波による損傷の防止

基本事項 .............................................................................................................................................................. ５条- 2(1) 津波防護対象の選定 .................................................................................................................................................. ５条- 2(2) 敷地及び敷地周辺における地形及び施設の配置等 ........................................................................................................................ ５条- 9(3) 基準津波による敷地周辺の遡上・浸水域 ................................................................................................................................ ５条- 14(4) 入力津波の設定 ...................................................................................................................................................... ５条- 22(5) 津波防護方針の審査に当たっての考慮事項（水位変動、地殻変動） ........................................................................................................ ５条- 36(6) 設計又は評価に用いる入力津波 ........................................................................................................................................ ５条- 412.

津波防護方針 .......................................................................................................................................................... ５条- 42(1) 敷地の特性に応じた津波防護方針 ...................................................................................................................................... ５条- 42(2) 敷地への浸水防止（外郭防護１） ...................................................................................................................................... ５条- 46(3) 漏水による重要な安全機能への影響防止（外郭防護２） .................................................................................................................. ５条- 68(4) 重要な安全機能を有する施設の隔離（内郭防護） ........................................................................................................................ ５条- 74(5) 水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能への影響防止 ............................................................................................................ ５条- 86(6) 津波監視 ............................................................................................................................................................ ５条- 91
3. 施設・設備の設計・評価の方針及び条件 ................................................................................................................................... ５条- 93(1) 津波防護施設の設計 .................................................................................................................................................. ５条- 93(2) 浸水防止設備の設計 .................................................................................................................................................. ５条- 97(3) 津波監視設備の設計 .................................................................................................................................................. ５条-120(4) 施設・設備等の設計・評価に係る検討事項 .............................................................................................................................. ５条-132

５条- 1

1.

基本事項

(1) 津波防護対象の選定
基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド
3.

基本事項

基準適合への対応方針
1.4.1.1

耐津波設計の基本方針

審査資料記載内容

備考

Ⅱ．耐津波設計方針
1.

基本事項

1.1

設計基準対象施設の津波防護対象の選定【規制基準における要求事項等】
第５条

設計基準対象施設は，その供用中に当該設計基準対象施設に大きな影響を及ぼすおそれがある津波（以下「基準津波」という。）に対して安全機能が損なわれるおそれがないものでなければならない。
【検討方針】
設計基準対象施設は，その供用中に当該施設に大設置許可基準規則第５条においては，基準津波にきな影響を及ぼすおそれがある津波（以下「基準津対して設計基準対象施設が安全機能を損なわれる波」という。）に対してその安全機能が損なわれる

おそれがないことを要求していることから，津波か

おそれがない設計とする。

ら防護を検討する対象となる設備は，設計基準対象施設のうち安全機能を有する設備である。また，別記３においては，津波から防護する設備として，津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備を含む
耐震Ｓクラスに属する設備が要求されている。
このため，上記の要求事項に従い，設計基準対象施設のうち津波 から 防護すべき設備 を選 定する（【検討結果】参照）。
【検討結果】(1)

津波防護対象の選定

安全機能を有する設備としては，「発電用軽水型「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，

原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査

構造及び設備の基準に関する規則（以下「設置許指針」に基づく安全機能の重要度分類のクラス１，

可基準規則」という。）第５条（津波による損傷

２，３に属する設備が該当する。このうち，クラスの防止）」の「設計基準対象施設は，基準津波に３に属する設備については，原則，損傷した場合を対して安全機能が損なわれるおそれがないもの
でなければならない」との要求は，設計基準対象

考慮して代替設備により必要な機能を確保する等の対応を行う設計とする。しかし，クラス３設備で施設のうち，安全機能を有する設備を津波から防ある緊急時対策所については，その機能を代替でき護することを要求していることから，津波から防る設備がないこと，また，重大事故等対処施設とし護を検討する対象となる設備は，設計基準対象施ても位置付けられることから，津波から防護する設

設のうち安全機能を有する設備（クラス１，クラ

備として選定する。

ス２及びクラス３設備）である。

このため，設計基準対象施設のうち津波から防護５条- 2基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

審査資料記載内容

設置許可基準規則の解釈別記３では，津波からすべき設備は，津波防護施設，浸水防止設備及び津防護する設備として，津波防護施設，浸水防止設

波監視設備を含む耐震Ｓクラスに属する設備並び備及び津波監視設備を含む耐震Ｓクラスに属すに安全重要度分類のクラス１，２に属する設備及びる設備が要求されている。

クラス３に属する設備のうち緊急時対策所とする。

以上から，津波から防護を検討する対象となる

また，設計基準対象施設のうち津波から防護する設設備は，クラス１，クラス２及びクラス３設備並備を「設計基準対象施設の津波防護対象設備」とすびに津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設る。第1.1-1図に設計基準対象施設の津波防護対象備を含む耐震Ｓクラスに属する設備とする。この設備の選定フロー，第1.1-1表に主な設計基準対象

うちクラス３設備は，損傷した場合を考慮して，代替設備により必要な機能を確保する等の対応

施設の津波防護対象設備リスト，添付資料２に設計基準対象施設の津波防護設備の配置図等を示す。

備考

を行う設計とする。ただし，クラス３設備である
緊急時対策所については，その機能を代替できる設備がないこと，又，重大事故等対処施設としても位置付けられることから，津波から防護する設備とする。
このため，津波から防護する設備は，クラス１，
クラス２設備及びクラス３に属する設備のうち緊急時対策所並びに津波防護施設，浸水防止設備
及び津波監視設備を含む耐震Ｓクラスに属する
設備（以下「設計基準対象施設の津波防護対象設備」という。
）とする。
3.1

敷地及び敷地周辺における地形及び施設の
配置等

(2)

敷地及び敷地周辺における地形，施設の配置等 1.2

敷地及び敷地周辺における地形及び施設の配置等【規制基準における要求事項等】
敷地及び敷地周辺の図面等に基づき、以下を把握

敷地及び敷地周辺における地形及び施設の配置する。

等については，敷地及び敷地周辺の図面等に基づ(1) 敷地及び敷地周辺の地形、標高、河川の存在

き，以下を把握する。

(2) 敷地における施設（以下、例示）の位置、形状
等

ａ．敷地及び敷地周辺の地形，標高，河川の存在
ｂ．敷地における施設（以下，例示）の位置，形①耐震Ｓクラスの設備を内包する建屋状等②耐震Ｓクラスの屋外設備③津波防護施設（防潮堤、防潮壁等）①

設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画④浸水防止設備（水密扉等）※②

重要な安全機能を有する屋外設備⑤津波監視設備③

津波防護施設（防潮堤，防潮壁等）④

浸水防止設備（水密扉等）※⑤

津波監視設備（潮位計，取水ピット水位計（潮位計、取水ピット水位計等）※※基本設計段階で位置が特定されているもの⑥敷地内（防潮堤の外側）の遡上域の建物・構築

等）※
５条- 3

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

審査資料記載内容⑥

物等（一般建物、鉄塔、タンク等）

備考

敷地内（防潮堤の外側）の遡上域の建物・構築物等（一般建物，鉄塔，タンク等）※基本設計段階で位置が特定されている
ものｃ．敷地周辺の人工構造物（以下は例示である。）の位置，形状等①

港湾施設（サイト内及びサイト外）②

河川堤防，海岸線の防波堤，防潮堤等③④

海上設置物（係留された船舶等）
遡上域の建物・構築物等（一般建物，鉄塔，
タンク等）

⑤

敷地前面海域における通過船舶【検討方針】
津波に対する防護の検討に当たって基本事項

東海第二発電所の敷地及び敷地周辺における地となる発電所の敷地及び敷地周辺における地形，

形及び施設の配置等について，敷地及び敷地周辺の施設の配置等を把握する。

図面等に基づき，以下を把握する。
ａ．敷地及び敷地周辺の地形，標高，河川の存在（【検討結果】 (1)

敷地及び敷地周辺の地形，

標高，河川の存在参照）
ｂ．敷地における施設の位置，形状等（【検討結果】 (2)

敷地における施設の位置，形状等参照）
ｃ．敷地周辺の人工構造物の位置，形状等（【検討結果】 (3)

敷地周辺の人工構造物の位置，形状等参照）【検討結果】
ａ．敷地及び敷地周辺の地形，標高並びに河川の
存在の把握

(1)

敷地及び敷地周辺の地形，標高，河川の存在
東海第二発電所の敷地及び敷地周辺の状況と

東海第二発電所を設置する敷地は，関東平野

して，第1.2-1図に東海第二発電所の位置及び敷の北東端に位置し，東京の北方約 130km，水戸
市の北東約 15km の地点で太平洋に面した平坦地周辺の地形，第1.2-2図に東海第二発電所の全景写真を示す。東海第二発電所を設置する敷地な台地からなっている。

は，茨城県の海岸にそって弧状の砂丘海岸を形成

また，発電所周辺の河川としては，敷地からする鹿島灘の北端に位置し，東京の北方約130km，

北方約 2km の地点に久慈川（一級河川）がある。

水戸市の北東約15kmの地点に位置し，太平洋に面

敷地は，主に T.P.＋3m，T.P.＋8m，T.P.＋11m，した平坦な台地からなっており，敷地の北方に日T.P.＋23m，T.P.＋25m の高さに分かれている。

立市，北西に常陸太田市，西方に那珂市，南西に５条- 4基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

審査資料記載内容

備考

水戸市，南方にひたちなか市が隣接している。
また，敷地周辺の河川としては，敷地の北方約2kmの地点に久慈川（一級河川）があり太平洋に注いでいる。なお，敷地を含む西方には標高約25ｍの台地があり，敷地北方の久慈川周辺の標高は約5ｍであり，敷地内に流域する河川は存在しない。
東海第二発電所の敷地及び敷地周辺の地形，標高，河川を第1.2-1図に，また，全景を第1.2-1
図に示す。
ｂ．敷地における施設の位置，形状等の把握(2)

敷地における施設の位置，形状等

設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包

東海第二発電所は，東海発電所（廃止措置中）する建屋及び区画としては，T.P.＋8m の敷地にの北側に位置しており，敷地の東側は太平洋に面

原子炉建屋，タービン建屋及び使用済燃料乾式している。復水器冷却水及び非常用海水系の取水貯蔵建屋を設置している。設計基準対象施設の口は敷地東側の北防波堤及び南防波堤の内側，放津波防護対象設備のうち屋外設備としては，

水口は北防波堤の外側にある。また，敷地の西側

T.P.＋3m の敷地に海水ポンプ室，T.P.＋8m の敷には高さ25m程度のなだらかな地山がある。

地に排気筒を設置しており，T.P.＋11m の敷地

東海第二発電所の主要な施設を設置しているに軽油貯蔵タンク（地下式），T.P.＋23m の敷

敷地高さは，主に海側よりT.P.＋3m，T.P.＋8m，地に緊急時対策所を設置する。また，T.P.＋3m

T.P.＋11m，T.P.＋23m及びT.P.＋25mに分かれての海水ポンプ室から T.P.＋8m の原子炉建屋にいる。このうち，設計基準対象施設の津波防護対

かけて非常用海水系配管を設置している。非常象設備を内包する建屋及び区画としては，T.P.＋用取水設備として，取水路，取水ピット及び海8mの敷地に原子炉建屋，タービン建屋及び使用済

水ポンプ室から構成される取水構造物を設置す

燃料乾式貯蔵建屋を設置している。設計基準対象

る。

施設の津波防護対象設備のうち屋外設備としては，T.P.＋3mの敷地に海水ポンプ室，T.P.＋8mの敷地に排気筒を設置しており，T.P.＋11mの敷地に軽油貯蔵タンク（地下式），T.P.＋23mの敷地に緊急時対策所を設置する。また，T.P.＋3mの敷地の海水ポンプ室からT.P.＋8mの敷地の原子炉建屋にかけて非常用海水系配管を設置している。

津波防護施設として，敷地全体を取り囲む形

非常用取水設備として，取水構造物を設置する。
津波防護施設として，敷地全体を取り囲む形でで天端高さ T.P.＋20m〜T.P.＋18m の防潮堤及天端高さT.P.＋20m〜T.P.＋18mの防潮堤及び防び防潮扉，T.P.＋3.5m の敷地（放水路上版高さ）

潮扉，T.P.＋3.5mの敷地（放水路上版高さ）の放に設置する放水路ゲート，T.P.＋3m，T.P.＋

水路に対して放水路ゲート，T.P.＋3m，T.P.＋

4.5m，T.P.＋6.5m 及び T.P.＋8m の敷地に設置

4.5m，T.P.＋6.5m及びT.P.＋8mの敷地の構内排水

する構内排水路に対して逆流防止設備を設置す路に対して逆流防止設備を設置する。また，非常５条- 5基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

審査資料記載内容

る。また，残留熱除去系海水ポンプ，非常用デ用海水ポンプの取水性を確保するため，取水口前ィーゼル発電機用海水ポンプ及び高圧炉心スプ面の海中に貯留堰を設置する。

備考

レイ系ディーゼル発電機用海水ポンプ（以下1.4 において「非常用海水ポンプ」という。）の取水性を確保するため，取水口前面の海中に貯留堰を設置する。

浸水防止設備として，T.P.＋3mの敷地に設置し浸水防止設備として，T.P.＋0.8m の敷地に設ている取水路の点検用開口部，T.P.＋3.5mの位置

置する海水ポンプ室の海水ポンプグランドドレ（放水路上版高さ）に設置する放水路ゲートの点

ン排出口に対して逆止弁，循環水ポンプ室の取水ピット空気抜き配管に対して逆止弁，海水ポ

検用開口部，T.P.＋8mの敷地に設置するＳＡ用海水ピット上部の開口部及び緊急用海水ポンプピ

ンプ室ケーブル点検口に対して浸水防止蓋，

ットの点検用開口部に対して浸水防止蓋，海水ポ

T.P.＋3m の敷地に設置する取水路の点検用開ンプグランドドレン排出口，緊急用海水ポンプグ

口部，T.P.＋3.5m の敷地（放水路上版高さ）に

ランドドレン排出口，緊急用海水ポンプ室床ドレ設置する放水路ゲートの点検用開口部，T.P.＋

ン排出口及び取水ピット空気抜き配管に対して8m の敷地に設置するＳＡ用海水ピット上部の逆止弁を設置する。さらに，海水ポンプ室の貫通開口部及び緊急用海水ポンプピットの点検用開部，タービン建屋又は非常用海水系配管カルバー

口部に対して浸水防止蓋，緊急用海水ポンプグ

トと隣接する原子炉建屋地下階及び防潮堤又はランドドレン排出口，緊急用海水ポンプ室床ド

防潮扉の地下部の貫通部に対して止水処置を実

レン排出口に対して逆止弁を設置する。さらに，施する。

海水ポンプ室の貫通部，防潮堤又は防潮扉の地下部の貫通部（以下 1.4 において「防潮堤及び防潮扉下部貫通部」という。
）並びにタービン建
屋又は非常用海水系配管カルバートと隣接する
原子炉建屋境界地下階の貫通部に対して止水処置を実施する。
津波監視設備として，原子炉建屋屋上 T.P.＋

津波監視設備として，原子炉建屋屋上T.P.＋

64m に津波監視カメラ，T.P.＋3m の敷地の取水64mに津波監視カメラ，T.P.＋3mの敷地の取水ピ

ピット上版に取水ピット水位計，取水路内の高ット上版に取水ピット水位計，取水路内の高さ

さ T.P.−5m の位置に潮位計を設置する。

T.P.−5mの位置に潮位計を設置する。
敷地内（防潮堤の外側）の遡上域の建物・構築物等としては，T.P.＋3mの敷地に海水電解装置建屋，メンテナンスセンター，燃料輸送本部建屋等がある。また，海岸側（東側）を除く防潮堤の外側には防砂林等がある。
第1.2-1表に津波防護対策設備と設置位置，第1.2-3図に東海第二発電所敷地図，第1.2-4図に設
計基準対象施設の津波防護対象設備の配置図を
示す。
５条- 6

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針(3) 敷地周辺の人口構造物（以下は例示である。）

ｃ．敷地周辺の人工構造物の位置，形状等の把握

審査資料記載内容(3)

敷地周辺の人工構造物の位置，形状等

港湾施設として，発電所敷地内に物揚岸壁及発電所敷地内の港湾施設として，原子炉建屋の①港湾施設（サイト内及びサイト外）

び防波堤が設置されており，燃料等輸送船が不東側約380mに物揚岸壁があり，燃料等輸送船が不②河川堤防、海岸線の防波堤、防潮堤等

定期に停泊する。発電所の敷地周辺には，北方定期に停泊する。発電所の敷地周辺にある大型の③海上設置物（係留された船舶等）

約 3km に茨城港日立港区，南方約 4km に茨城港

港湾施設としては，発電所の敷地の北方約3kmに④遡上域の建物・構築物等（一般建物、鉄塔、タ

常陸那珂港区があり，それぞれの施設の沿岸に

茨城港日立港区，南方約4㎞に茨城港常陸那珂港

は防波堤が設置されている。また，敷地周辺の区がある。また，発電所の港湾施設として天端高漁港としては，北方約 4.5km に久慈漁港があり，さT.P.＋4.3m〜T.P.＋4.6mの防波堤，敷地北方の約 40 隻の漁船が係留されている。
敷地周辺の状況としては，民家，商業施設，

茨城港日立港区の沿岸部には天端高さT.P.約＋
2.5m〜T.P.約＋5.6mの防波堤，敷地南方の茨城港倉庫等がある他，敷地南方には原子力及び核燃

常 陸 那 珂 港 区 の 沿 岸 部 に は 天 端 高 さ T.P. 約 ＋料サイクルの研究施設，茨城港日立港区には液1.1m〜T.P.約＋8.6mの防波堤が設置されている。

化天然ガス基地，工場，モータプール，倉庫等

第1.2-5図に茨城港日立港区及び茨城港常陸那珂の施設，茨城港常陸那珂港区には火力発電所，

港区における防波堤整備状況を示す。発電所周辺

工場，倉庫等の施設があり，設備，建物，構築の漁港としては，発電所の敷地の北方約4.5kmに物等の施設がある。また，敷地近傍の海上では，

久慈漁港があり，42隻（平成29年3月）の漁船が海上保安庁の巡視船がパトロールしており，久係留されている。第1.2-2表に発電所周辺漁港（久慈漁港の漁船が周辺海上で操業している。敷地慈漁港）の船舶の種類・数量，第1.2-6図に敷地前面海域における通過船舶としては，常陸那珂付近図（港湾施設及び漁港の位置図）を示す。

の位置、形状等ンク等）⑤敷地前面海域における通過船舶

備考−苫小牧，大洗−苫小牧を結ぶ定期航路がある。

発電所近傍の海上では，海上保安庁の巡視船がまた，茨城港日立港区及び茨城港常陸那珂港区

パトロールしている。また，久慈漁港の漁船が，では，不定期に貨物船及びタンカー船の入港が周辺海上で操業しているが，浮き筏，定置網等のある。

海上設置物は認められない。
敷地前面海域における通過船舶としては，常陸那珂−苫小牧，大洗−苫小牧を結ぶ定期航路がある。第1.2-7図に敷地前面海域を通過する定期船の航行ルートを示す。また，茨城港日立港区及び茨城港常陸那珂港区では，不定期に貨物船及びタンカー船の入港がある。
発電所周辺地域の主要道路としては，発電所敷地の西側に国道245号線がある。
発電所敷地周辺の人工構造物としては，民家，
商業施設，倉庫等がある他，敷地の南側には原子力及び核燃料サイクルの研究施設（国立研究開発
法人日本原子力研究開発機構），茨城港日立港区には日立ＬＮＧ基地，モータープール，工場等があり，港湾には東防波堤，南防波堤，沖防波堤がある。茨城港常陸那珂港区には常陸那珂火力発電５条- 7

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

審査資料記載内容

備考

所があり，衛生センター，防護柵（木製），防砂林，墓石等があり，港湾には北防波堤，東防波堤がある。第1.2-5図に発電所敷地周辺の施設を示す。
なお，原子力及び核燃料サイクルの研究施設にはプラント（研究）設備，建物，倉庫等の施設，
日立ＬＮＧ基地にはプラント設備，建物，倉庫等の施設，常陸那珂火力発電所にはプラント設備，建物等の施設，工場には建物等の施設が含まれて
いる。

５条- 8

(2) 敷地及び敷地周辺における地形及び施設の配置等
基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド
3.1

敷地及び敷地周辺における地形及び施設の基準適合への対応方針(2)

審査資料記載内容

敷地及び敷地周辺における地形，施設の配置等 1.2

備考

敷地及び敷地周辺における地形及び施設の
配置等

配置等

【規制基準における要求事項等】
敷地及び敷地周辺における地形及び施設の配置

敷地及び敷地周辺の図面等に基づき、以下を把握する。

等については，敷地及び敷地周辺の図面等に基づ(2) 敷地及び敷地周辺の地形、標高、河川の存在

き，以下を把握する。
ａ．敷地及び敷地周辺の地形，標高，河川の存在(2) 敷地における施設（以下、例示）の位置、形状ｂ．敷地における施設（以下，例示）の位置，形状等

等①耐震Ｓクラスの設備を内包する建屋①②耐震Ｓクラスの屋外設備

設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画③津波防護施設（防潮堤、防潮壁等）④浸水防止設備（水密扉等）※②

重要な安全機能を有する屋外設備⑤津波監視設備（潮位計、取水ピット水位計等）③

津波防護施設（防潮堤，防潮壁等）④

浸水防止設備（水密扉等）※⑤

津波監視設備（潮位計，取水ピット※※基本設計段階で位置が特定されているもの

水位計等）※⑥敷地内（防潮堤の外側）の遡上域の建物・構築物等（一般建物、鉄塔、タンク等）⑥

敷地内（防潮堤の外側）の遡上域の建物・構築物等（一般建物，鉄塔，タンク等）※基本設計段階で位置が特定されているもの

ｃ．敷地周辺の人工構造物（以下は例示である。）の位置，形状等①

港湾施設（サイト内及びサイト外）②

河川堤防，海岸線の防波堤，防潮堤等③

海上設置物（係留された船舶等）④

遡上域の建物・構築物等（一般建物，鉄塔，
タンク等）

⑤

敷地前面海域における通過船舶【検討方針】
津波に対する防護の検討に当たって基本事項となる発電所の敷地及び敷地周辺における地形，

東海第二発電所の敷地及び敷地周辺における地形及び施設の配置等について，敷地及び敷地周辺の施設の配置等を把握する。

図面等に基づき，以下を把握する。
ａ．敷地及び敷地周辺の地形，標高，河川の存在（【検討結果】 (1)

敷地及び敷地周辺の地形，

標高，河川の存在参照）
ｂ．敷地における施設の位置，形状等（【検討結５条- 9

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

審査資料記載内容
果】 (2)

備考

敷地における施設の位置，形状等参照）
ｃ．敷地周辺の人工構造物の位置，形状等（【検討結果】 (3)

敷地周辺の人工構造物の位置，形状等参照）【検討結果】
ａ．敷地及び敷地周辺の地形，標高並びに河川の
存在の把握

(1)

敷地及び敷地周辺の地形，標高，河川の存在
東海第二発電所の敷地及び敷地周辺の状況と

東海第二発電所を設置する敷地は，関東平野

して，第1.2-1図に東海第二発電所の位置及び敷の北東端に位置し，東京の北方約 130km，水戸地周辺の地形，第1.2-2図に東海第二発電所の全

市の北東約 15km の地点で太平洋に面した平坦

景写真を示す。東海第二発電所を設置する敷地な台地からなっている。

は，茨城県の海岸にそって弧状の砂丘海岸を形成

また，発電所周辺の河川としては，敷地からする鹿島灘の北端に位置し，東京の北方約130km，

北方約 2km の地点に久慈川（一級河川）がある。

水戸市の北東約15kmの地点に位置し，太平洋に面

敷地は，主に T.P.＋3m，T.P.＋8m，T.P.＋11m，した平坦な台地からなっており，敷地の北方に日T.P.＋23m，T.P.＋25m の高さに分かれている。

立市，北西に常陸太田市，西方に那珂市，南西に水戸市，南方にひたちなか市が隣接している。
また，敷地周辺の河川としては，敷地の北方約2kmの地点に久慈川（一級河川）があり太平洋に注いでいる。なお，敷地を含む西方には標高約25ｍの台地があり，敷地北方の久慈川周辺の標高は約5ｍである。
東海第二発電所の敷地及び敷地周辺の地形，標高，河川を第1.2-1図に，また，全景を第1.2-1
図に示す。

ｂ．敷地における施設の位置，形状等の把握(2)

敷地における施設の位置，形状等

設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包

東海第二発電所は，東海発電所（廃止措置中）する建屋及び区画としては，T.P.＋8m の敷地にの北側に位置しており，敷地の東側は太平洋に面

原子炉建屋，タービン建屋及び使用済燃料乾式している。復水器冷却水及び非常用海水系の取水貯蔵建屋を設置している。設計基準対象施設の津波防護対象設備のうち屋外設備としては，

口は敷地東側の北防波堤及び南防波堤の内側，放水口は北防波堤の外側にある。また，敷地の西側

T.P.＋3m の敷地に海水ポンプ室，T.P.＋8m の敷には高さ25m程度のなだらかな地山がある。

地に排気筒を設置しており，T.P.＋11m の敷地

東海第二発電所の主要な施設を設置しているに軽油貯蔵タンク（地下式），T.P.＋23m の敷

敷地高さは，主に海側よりT.P.＋3m，T.P.＋8m，地に緊急時対策所を設置する。また，T.P.＋3m

T.P.＋11m，T.P.＋23m及びT.P.＋25mに分かれての海水ポンプ室から T.P.＋8m の原子炉建屋にいる。このうち，設計基準対象施設の津波防護対５条- 10基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

審査資料記載内容

かけて非常用海水系配管を設置している。非常象設備を内包する建屋及び区画としては，T.P.＋用取水設備として，取水路，取水ピット及び海8mの敷地に原子炉建屋，タービン建屋及び使用済

水ポンプ室から構成される取水構造物を設置す

燃料乾式貯蔵建屋を設置している。設計基準対象

る。

施設の津波防護対象設備のうち屋外設備として

備考

は，T.P.＋3mの敷地に海水ポンプ室，T.P.＋8mの敷地に排気筒を設置しており，T.P.＋11mの敷地に軽油貯蔵タンク（地下式），T.P.＋23mの敷地に緊急時対策所を設置する。また，T.P.＋3mの敷地の海水ポンプ室からT.P.＋8mの敷地の原子炉建屋にかけて非常用海水系配管を設置している。
非常用取水設備として，取水構造物を設置する。
津波防護施設として，敷地全体を取り囲む形

津波防護施設として，敷地全体を取り囲む形でで天端高さ T.P.＋20m〜T.P.＋18m の防潮堤及天端高さT.P.＋20m〜T.P.＋18mの防潮堤及び防び防潮扉，T.P.＋3.5m の敷地（放水路上版高さ）

潮扉，T.P.＋3.5mの敷地（放水路上版高さ）の放に設置する放水路ゲート，T.P.＋3m，T.P.＋

水路に対して放水路ゲート，T.P.＋3m，T.P.＋

4.5m，T.P.＋6.5m 及び T.P.＋8m の敷地に設置

4.5m，T.P.＋6.5m及びT.P.＋8mの敷地の構内排水

する構内排水路に対して逆流防止設備を設置す路に対して逆流防止設備を設置する。また，非常る。また，残留熱除去系海水ポンプ，非常用デ用海水ポンプの取水性を確保するため，取水口前ィーゼル発電機用海水ポンプ及び高圧炉心スプ面の海中に貯留堰を設置する。

レイ系ディーゼル発電機用海水ポンプ（以下1.4 において「非常用海水ポンプ」という。）の取水性を確保するため，取水口前面の海中に貯留堰を設置する。
浸水防止設備として，T.P.＋0.8m の敷地に設

浸水防止設備として，T.P.＋3mの敷地に設置し置する海水ポンプ室の海水ポンプグランドドレている取水路の点検用開口部，T.P.＋3.5mの位置

ン排出口に対して逆止弁，循環水ポンプ室の取（放水路上版高さ）に設置する放水路ゲートの点

水ピット空気抜き配管に対して逆止弁，海水ポ

検用開口部，T.P.＋8mの敷地に設置するＳＡ用海

ンプ室ケーブル点検口に対して浸水防止蓋，

水ピット上部の開口部及び緊急用海水ポンプピ

T.P.＋3m の敷地に設置する取水路の点検用開ットの点検用開口部に対して浸水防止蓋，海水ポ

口部，T.P.＋3.5m の敷地（放水路上版高さ）にンプグランドドレン排出口，緊急用海水ポンプグ

設置する放水路ゲートの点検用開口部，T.P.＋

ランドドレン排出口，緊急用海水ポンプ室床ドレ

8m の敷地に設置するＳＡ用海水ピット上部の開口部及び緊急用海水ポンプピットの点検用開ン排出口及び取水ピット空気抜き配管に対して逆止弁を設置する。さらに，海水ポンプ室の貫通口部に対して浸水防止蓋，緊急用海水ポンプグ部，タービン建屋又は非常用海水系配管カルバー

ランドドレン排出口，緊急用海水ポンプ室床ド

トと隣接する原子炉建屋地下階及び防潮堤又はレン排出口に対して逆止弁を設置する。さらに，

防潮扉の地下部の貫通部に対して止水処置を実海水ポンプ室の貫通部，防潮堤又は防潮扉の地施する。

下部の貫通部（以下 1.4 において「防潮堤及び５条- 11

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

審査資料記載内容

備考

防潮扉下部貫通部」という。
）並びにタービン建
屋又は非常用海水系配管カルバートと隣接する
原子炉建屋境界地下階の貫通部に対して止水処置を実施する。
津波監視設備として，原子炉建屋屋上 T.P.＋

津波監視設備として，原子炉建屋屋上T.P.＋

64m に津波監視カメラ，T.P.＋3m の敷地の取水64mに津波監視カメラ，T.P.＋3mの敷地の取水ピ

ピット上版に取水ピット水位計，取水路内の高ット上版に取水ピット水位計，取水路内の高さ

さ T.P.−5m の位置に潮位計を設置する。

T.P.−5mの位置に潮位計を設置する。
敷地内（防潮堤の外側）の遡上域の建物・構築物等としては，T.P.＋3mの敷地に海水電解装置建屋，メンテナンスセンター，燃料輸送本部建屋等がある。また，海岸側（東側）を除く防潮堤の外側には防砂林等がある。
第1.2-1表に津波防護対策設備と設置位置，第1.2-3図に東海第二発電所敷地図，第1.2-4図に設
計基準対象施設の津波防護対象設備の配置図を示す。

(3) 敷地周辺の人口構造物（以下は例示である。）

ｃ．敷地周辺の人工構造物の位置，形状等の把握(3)

敷地周辺の人工構造物の位置，形状等

港湾施設として，発電所敷地内に物揚岸壁及発電所敷地内の港湾施設として，原子炉建屋の①港湾施設（サイト内及びサイト外）

び防波堤が設置されており，燃料等輸送船が不東側約380mに物揚岸壁があり，燃料等輸送船が不②河川堤防、海岸線の防波堤、防潮堤等

定期に停泊する。発電所の敷地周辺には，北方定期に停泊する。発電所の敷地周辺にある大型の③海上設置物（係留された船舶等）

約 3km に茨城港日立港区，南方約 4km に茨城港

港湾施設としては，発電所の敷地の北方約3kmに④遡上域の建物・構築物等（一般建物、鉄塔、タ

常陸那珂港区があり，それぞれの施設の沿岸に

茨城港日立港区，南方約4㎞に茨城港常陸那珂港

は防波堤が設置されている。また，敷地周辺の区がある。また，発電所の港湾施設として天端高漁港としては，北方約 4.5km に久慈漁港があり，さT.P.＋4.3m〜T.P.＋4.6mの防波堤，敷地北方の約 40 隻の漁船が係留されている。

茨城港日立港区の沿岸部には天端高さT.P.約＋の位置、形状等ンク等）⑤敷地前面海域における通過船舶

敷地周辺の状況としては，民家，商業施設，

2.5m〜T.P.約＋5.6mの防波堤，敷地南方の茨城港倉庫等がある他，敷地南方には原子力及び核燃

常 陸 那 珂 港 区 の 沿 岸 部 に は 天 端 高 さ T.P. 約 ＋料サイクルの研究施設，茨城港日立港区には液1.1m〜T.P.約＋8.6mの防波堤が設置されている。

化天然ガス基地，工場，モータプール，倉庫等

第1.2-5図に茨城港日立港区及び茨城港常陸那珂の施設，茨城港常陸那珂港区には火力発電所，

港区における防波堤整備状況を示す。発電所周辺

工場，倉庫等の施設があり，設備，建物，構築物等の施設がある。また，敷地近傍の海上では，の漁港としては，発電所の敷地の北方約4.5kmに久慈漁港があり，42隻（平成29年3月）の漁船が海上保安庁の巡視船がパトロールしており，久係留されている。第1.2-2表に発電所周辺漁港（久慈漁港の漁船が周辺海上で操業している。敷地慈漁港）の船舶の種類・数量，第1.2-6図に敷地前面海域における通過船舶としては，常陸那珂付近図（港湾施設及び漁港の位置図）を示す。

−苫小牧，大洗−苫小牧を結ぶ定期航路がある。

発電所近傍の海上では，海上保安庁の巡視船がまた，茨城港日立港区及び茨城港常陸那珂港区

パトロールしている。また，久慈漁港の漁船が，５条- 12基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

審査資料記載内容

では，不定期に貨物船及びタンカー船の入港が周辺海上で操業しているが，浮き筏，定置網等のある。

海上設置物は認められない。

備考

敷地前面海域における通過船舶としては，常陸那珂−苫小牧，大洗−苫小牧を結ぶ定期航路がある。第1.2-7図に敷地前面海域を通過する定期船の航行ルートを示す。また，茨城港日立港区及び茨城港常陸那珂港区では，不定期に貨物船及びタンカー船の入港がある。
発電所周辺地域の主要道路としては，発電所敷地の西側に国道245号線がある。
発電所敷地周辺の人工構造物としては，民家，
商業施設，倉庫等がある他，敷地の南側には原子力及び核燃料サイクルの研究施設（国立研究開発
法人日本原子力研究開発機構），茨城港日立港区には日立ＬＮＧ基地，モータープール，工場等があり，港湾には東防波堤，南防波堤，沖防波堤がある。茨城港常陸那珂港区には常陸那珂火力発電所があり，衛生センター，防護柵（木製），防砂林，墓石等があり，港湾には北防波堤，東防波堤がある。第1.2-5図に発電所敷地周辺の施設を示す。
なお，原子力及び核燃料サイクルの研究施設にはプラント（研究）設備，建物，倉庫等の施設，
日立ＬＮＧ基地にはプラント設備，建物，倉庫等の施設，常陸那珂火力発電所にはプラント設備，建物等の施設，工場には建物等の施設が含まれている。

５条- 13

(3) 基準津波による敷地周辺の遡上・浸水域
基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド
3.2

基準津波による敷地周辺の遡上・浸水域

3.2.1 敷地周辺の遡上・浸水域の評価【規制基準における要求事項等】

基準適合への対応方針
1.4.1.1(3)

耐津波設計の基本方針

入力津波の設定

審査資料記載内容
1.3

基準津波による敷地周辺の遡上・浸水域(1)

敷地周辺の遡上・浸水域の評価【規制基準における要求事項等】

遡上・浸水域の評価に当たっては、次に示す事項を遡上・浸水域の評価に当たっては，次に示す事項考慮した遡上解析を実施して、遡上波の回り込みをを考慮した遡上解析を実施して，遡上波の回り込み含め敷地への遡上の可能性を検討すること。

を含め敷地への遡上の可能性を検討すること。

・敷地及び敷地周辺の地形とその標高

・

敷地及び敷地周辺の地形とその標高

・敷地沿岸域の海底地形
・津波の敷地への侵入角度

・・

敷地沿岸域の海底地形
津波の敷地への侵入角度

・敷地及び敷地周辺の河川、水路の存在

・

敷地及び敷地周辺の河川，水路の存在

・陸上の遡上・伝播の効果

・

陸上の遡上・伝播の効果

・伝播経路上の人工構造物

・

伝播経路上の人工構造物【確認内容】【検討方針】(1)上記の考慮事項に関して、遡上解析（砂移動の評

基準津波による次に示す事項を考慮した遡上解価を含む）の手法、データ及び条件を確認する。

析を実施して，遡上波の回り込みを含め敷地への遡確認のポイントは以下のとおり。

上の可能性を検討する（【検討結果】参照）。また，①敷地及び敷地周辺の地形とその標高について、遡上解析上、影響を及ぼすものが考慮されている

基準地震動による被害が津波の遡上に及ぼす影響について検討する（【検討結果】参照）。

か。遡上域のメッシュサイズを踏まえ適切な形状

・

敷地及び敷地周辺の地形とその標高にモデル化されているか。

・

敷地沿岸域の海底地形

・

津波の敷地への侵入角度

・

敷地及び敷地周辺の河川（久慈川）の存在③敷地及び敷地周辺に河川、水路が存在する場合に・陸上の遡上・伝播の効果

は、当該河川、水路による遡上を考慮する上で、・伝播経路上の人工構造物②敷地沿岸域の海底地形の根拠が明示され、その根拠が信頼性を有するものか。

備考

遡上域のメッシュサイズが十分か、また、適切な形状にモデル化されているか。
④陸上の遡上・伝播の効果について、遡上、伝播経路の状態に応じた解析モデル、解析条件が適切に設定されているか。
⑤伝播経路上の人工構造物について、遡上解析上、影響を及ぼすものが考慮されているか。遡上域のメッシュサイズを踏まえ適切な形状にモデル化されているか。
(2)敷地周辺の遡上・浸水域の把握に当たっての考
慮事項に対する確認のポイントは以下のとおり。
５条- 14基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

審査資料記載内容

備考①敷地前面・側面及び敷地周辺の津波の侵入角度及び速度、並びにそれらの経時変化が把握されているか。また、敷地周辺の浸水域の寄せ波・引き波の津波の遡上・流下方向及びそれらの速度について留意されているか。
②敷地前面又は津波浸入方向に正対した面における敷地及び津波防護施設について、その標高の分
布と施設前面の津波の遡上高さの分布を比較し、遡上波が敷地に地上部から到達・流入する可能性が考えられるか。
③敷地及び敷地周辺の地形、標高の局所的な変化、並びに河川、水路等が津波の遡上・流下方向に影響を与え、遡上波の敷地への回り込みの可能性が考えられるか。
【検討結果】
ｄ．敷地への遡上に伴う入力津波
基準津波による敷地周辺の遡上・浸水域の評価（以下「遡上解析」という。
）に当たっては，

上記の検討方針に基づき，遡上解析の手法，デー
タ及び条件については，以下のとおり確認している。

遡上解析上影響を及ぼす斜面や道路，取水口，・ 遡上・伝播経路の状態に応じた解析モデル及放水口等の地形とその標高及び伝播経路上の人

び解析条件が適切に設定された遡上域のモデ

工構造物の設置状況を考慮し遡上域のメッシュ

ルを作成している。

サイズ（最小 5m）に合わせた形状にモデル化する。

・ 基準津波による敷地及び敷地周辺の遡上解析に当たっては，現場調査等にて確認した遡上解

敷地沿岸域及び海底地形は，茨城県による津析上影響を及ぼす斜面や道路等の地形とその波解析用地形データ，敷地の観測データ，財団

標高及び伝播経路上の人工構造物の設置状況

法人日本水路協会海岸情報研究センター発行のを考慮し，敷地の遡上域のメッシュサイズ（5m

海底地形デジタルデータ等を編集して使用す〜10m）及び敷地周辺における遡上域のメッシる。また，発電所近傍海域の水深データは，最ュサイズ（5m〜40m）に合わせた形状にモデル

新のマルチビーム測深で得られた高精度・高密化している。第1.3-1図に敷地及び敷地周辺の度のデータを使用する。取水口，放水口等の諸

メッシュ構成図を示す。また，添付資料３に耐元，敷地標高等については，発電所の竣工図等

津波設計における現場確認プロセス，添付資料を使用する。
伝播経路上の人工構造物について，図面を基

４に津波シミュレーションに用いる数値計算
モデルについて示す。

に遡上解析上影響を及ぼす構造物，津波防護施・ 津波の遡上経路を適切に反映するため，護岸設を考慮し，遡上・伝播経路の状態に応じた解などの恒設の人工構造物及び耐震性や耐津波析モデル，解析条件が適切に設定された遡上域性を有する建物などの恒設の人工構造物につのモデルを作成する。なお，入力津波高さの設いてモデル化を行った。モデルの作成に際して定に当たっては，非常用海水ポンプの取水性をは，これら伝播経路上の人工構造物について，
５条- 15基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針確保するための貯留堰を設置した状態を考慮して評価する。

審査資料記載内容

備考

図面をもとに適切に反映している。
・ 陸上地形は，茨城県による津波解析用地形デ

敷地周辺の遡上・浸水域の把握に当たっては，ータ（平成19年3月）及び敷地の観測データを

敷地前面・側面及び敷地周辺の津波の侵入角度

もとにして編集したものである。敷地沿岸域の及び速度並びにそれらの経時変化を把握する。

海底地形は，(財)日本水路協会

また，敷地周辺の浸水域の寄せ波・引き波の津センター発行の海底地形デジタルデータ等を波の遡上・流下方向及びそれらの速度についてもとにして編集したものである。また，発電所

留意し，敷地の地形，標高の局所的な変化等に近傍海域の水深データは，最新のマルチビーム

よる遡上波の敷地への回り込みを考慮する。
遡上解析に当たっては，遡上及び流下経路上

測深で得られた高精度・高密度のデータを使用している。

の地盤並びにその周辺の地盤について，地震に・ 敷地及び敷地周辺における遡上域のメッシュよる液状化，流動化又はすべり，標高変化を考

サイズは，Ｃ．Ｆ．Ｌ．条件（波動数値計算に慮した遡上解析を実施し遡上波の敷地への到達

おける安定条件）が満足でき，かつ，防潮堤，（回り込みによるものを含む。
）の可能性につい港湾施設，敷地周辺の河川（久慈川）などを適て確認する。敷地の北方約 2km の位置に一級河切にモデル化できるようなメッシュサイズに川の久慈川が存在するが，標高が低く，敷地か設定している。

海岸情報研究らの距離が十分に離れているため，河川流路が敷地周辺の遡上・浸水域の把握に当たっては，敷変化したとしても遡上経路に及ぼす影響はない

地前面東側，敷地側面北側及び南側並びに敷地周辺と考えられる。

の津波の侵入角度，速度及びそれらの経時変化を把なお，敷地の周辺斜面が，遡上波の敷地への到達に対して障壁となっている箇所はない。

握している。また，敷地周辺の浸水域の寄せ波・引き波の津波の遡上・流下方向及びそれらの速度につ遡上波の敷地への到達の可能性に係る検討にいて留意し，敷地の地形，標高の局所的な変化等に当たっては，基準地震動に伴う地形変化，標高

よる遡上波の敷地への回り込みを考慮している。

変化が生じる可能性は僅かであるが，津波遡上

上記を踏まえ，津波侵入方向に正対した面におけ解析への影響を確認するため，解析条件としてる敷地の標高の分布と敷地前面の津波の遡上高さ

沈下なしの条件に加えて、地盤面を大きく沈下の分布を比較する。津波防護施設がない場合は，第させた条件についても考慮する。また，敷地内

1.3-2図に示すように遡上波は敷地に地上部から到外の人工構造物として，発電所の港湾施設であ達・流入し，敷地の大部分が遡上域となる。このたる防波堤，茨城港日立港区及び茨城港常陸那珂

め，遡上波の敷地への流入防止対策として，防潮堤，

港区の防波堤については，基準地震動による形

防潮扉（防潮堤道路横断部に設置）等の津波防護施

状変化が津波の遡上に影響を及ぼす可能性があ設を設置するとともに，取水路，放水路等の経路かることから，その有無を遡上解析の条件として考慮する。さらに，敷地の沈下の有無及び防波らの津波の流入を防止するために浸水防止設備を設置する設計とする。

堤の有無について、これらの組合せを考慮し，遡上域や津波水位を保守的に設定する。また，
初期潮位は朔望平均満潮位 T.P.＋0.61m に 2011年東北地方太平洋沖地震による沈降量 0.2m を考慮して，T.P.＋0.81m とする。
５条- 16基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

審査資料記載内容

備考

基準津波の最高水位分布を第 1.4-2 図に示す。防潮堤等の津波防護施設がない場合は，敷地の大部分が遡上域となる。このため，津波防護施設である防潮堤を設置し，設計基準対象施設の津波防護対象設備（津波防護施設，浸水防止設備，津波監視設備及び非常用取水設備を除く。
）を内包する建屋及び区画の設置された敷地に地上部からの到達，流入がない設計とする。
防潮堤周辺における遡上高さは，敷地前面東側
及び敷地側面北側においては，「防波堤なし，基準地震動による地盤沈下なし」の組合せで最高水位となり，敷地前面東側で T.P.＋17.7m，敷地側面北側で T.P.＋15.2m，となる。敷地側面
南側においては，「防波堤なし，基準地震動による地盤沈下あり」の組合せで最高水位となり，敷地側面南側で T.P.＋16.6m となる。
なお，津波による港湾内の局所的な海面の固有振動の励起については，遡上解析により，東海第二発電所の港湾内外の最大水位上昇量・傾向，時刻歴波形について確認すると，有意な差
異がないことから，局所的な海面の励起は生じていない。
敷地前面又は津波侵入方向に正対した面における敷地及び津波防護施設について，その標高の分布と施設前面の津波の遡上高さの分布を比較すると，遡上波が敷地に地上部から到達，流入する可能性がある。このため，津波防護施設である防潮堤は，海岸線の方向において広がりを有していることから，荷重因子である入力津波の高さや速度が，設計上考慮している津波高さ，速度を超過ない設計とする。
3.2.2 地震・津波による地形等の変化に係る評価【規制基準における要求事項等】
次に示す可能性が考えられる場合は、敷地への遡上経路に及ぼす影響を検討すること。
・地震に起因する変状による地形、河川流路の変化
・繰り返し襲来する津波による洗掘・堆積により地形、河川流路の変化

1.4.1.1

耐津波設計の基本方針(2) 地震・津波による地形等の変化に係る評価【規制基準における要求事項等】
次に示す可能性が考えられる場合は，敷地への遡上経路に及ぼす影響を検討すること。
・ 地震に起因する変状による地形，河川流路の変化
・ 繰り返し襲来する津波に伴う洗掘・堆積によ５条- 17基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

審査資料記載内容

備考

る地形，河川流路の変化【検討方針】【確認内容】(1)(3.2.1)の遡上解析結果を踏まえ、遡上及び流下

次に示す可能性があるかについて検討し，可能性

経路上の地盤並びにその周辺の地盤について、地がある場合は，敷地への遡上経路に及ぼす影響を検

震による液状化、流動化又はすべり、もしくは津討する（【検討結果】参照）。
・ 基準地震動ＳＳに起因する変状による地形，河波による地形変化、標高変化が考えられる場合
は、遡上波の敷地への到達（回り込みによるもの

川（久慈川）流路の変化を含む）の可能性について確認する。なお、敷地の周辺斜面が、遡上波の敷地への到達に対して障・ 繰り返し襲来する津波に伴う洗掘・堆積による地形，河川（久慈川）流路の変化

壁となっている場合は、当該斜面の地震時及び津波時の健全性について、重要施設の周辺斜面と同等の信頼性を有する評価を実施する等、特段の留意が必要である。
(2)敷地周辺の遡上経路上に河川、水路が存在し、地震による河川、水路の堤防等の崩壊、周辺斜面の崩落に起因して流路の変化が考えられる場合は、遡上波の敷地への到達の可能性について確認する。
(3)遡上波の敷地への到達の可能性に係る検討に当たっては、地形変化、標高変化、河川流路の変化について、基準地震動Ｓｓによる被害想定を基に遡上解析の初期条件として設定していることを確認する。
(4)地震による地盤変状、斜面崩落等の評価については、適用する手法、データ及び条件並びに評価結果を確認する。
【検討結果】(3)

入力津波の設定

ｄ．敷地への遡上に伴う入力津波
基準津波による敷地周辺の遡上・浸水域の評

基準地震動ＳＳに起因する変状による地形，河川
流路の変化として，斜面崩壊や地盤の沈下，河川流路の変化の影響の検討を行った。

価（以下「遡上解析」という。
）に当たっては，
遡上解析上影響を及ぼす斜面や道路，取水口，敷地の北方約2㎞の位置に河川（久慈川）が存在
するが，敷地からの距離が十分に離れていること，放水口等の地形とその標高及び伝播経路上の人敷地外側の西側の標高が低いことから基準津波に工構造物の設置状況を考慮し遡上域のメッシュ

よる遡上波の久慈川からの回り込みの影響はない，

サイズ（最小 5m）に合わせた形状にモデル化す

第1.3-3図に発電所周辺における基準津波による遡る。

上波の最大水位上昇量分布を示す。

敷地沿岸域及び海底地形は，茨城県による津

なお，敷地周辺には，遡上波の敷地への到達に対
５条- 18基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針
波解析用地形データ，敷地の観測データ，財団

審査資料記載内容
して障壁となるような斜面はない。

法人日本水路協会海岸情報研究センター発行の遡上波の敷地への到達の可能性に係る検討に当海底地形デジタルデータ等を編集して使用すたっては，有効応力解析による液状化判定の結果，る。また，発電所近傍海域の水深データは，最基準地震動に伴う地形変化，標高変化が生じる可能

新のマルチビーム測深で得られた高精度・高密性は僅かである場合においても，津波遡上解析への度のデータを使用する。取水口，放水口等の諸影響を確認するため，解析条件として沈下なしの条

元，敷地標高等については，発電所の竣工図等件に加えて，地盤面を大きく沈下させた条件を設定を使用する。

し，基準津波による遡上波の回り込みがないことを

伝播経路上の人工構造物について，図面を基に遡上解析上影響を及ぼす構造物，津波防護施

確認している。添付資料５に敷地内の遡上経路の沈
下量算定条件，第1.3-4図に地盤変状（沈降）を考設を考慮し，遡上・伝播経路の状態に応じた解慮した基準津波による遡上波の最大水位上昇量分

析モデル，解析条件が適切に設定された遡上域布を示す。

のモデルを作成する。なお，入力津波高さの設

防潮堤は，波力による浸食及び洗掘に対する抵抗定に当たっては，非常用海水ポンプの取水性を性並びにすべり及び転倒に対する安定性を評価し，確保するための貯留堰を設置した状態を考慮し越流時の耐性や構造境界部の止水に配慮した上で，て評価する。

入力津波に対する津波防護機能が十分に保持でき

敷地周辺の遡上・浸水域の把握に当たっては，備考る設計とする。

敷地前面・側面及び敷地周辺の津波の侵入角度

発電所の防波堤並びに茨城港日立港区及び茨城及び速度並びにそれらの経時変化を把握する。

港常陸那珂港区の沿岸の防波堤については，基準地

また，敷地周辺の浸水域の寄せ波・引き波の津

震動ＳＳにより設置状態が変化したとしても，敷地

波の遡上・流下方向及びそれらの速度についてへの遡上経路に影響を及ぼさないことを確認する。

留意し，敷地の地形，標高の局所的な変化等にそのため，防波堤がない状態や沈下した場合の地形よる遡上波の敷地への回り込みを考慮する。

についても考慮する。

遡上解析に当たっては，遡上及び流下経路上の地盤並びにその周辺の地盤について，地震による液状化，流動化又はすべり，標高変化を考慮した溯上解析を実施し遡上波の敷地への到達（回り込みによるものを含む。
）の可能性について確認する。なお，敷地の北方約 2km の位置に一級河川の久慈川が存在するが，標高が低く，敷地からの距離が十分に離れているため，河川流路が変化したとしても遡上経路に及ぼす影響はないと考えられる。
なお，敷地の周辺斜面が，遡上波の敷地への到達に対して障壁となっている箇所はない。
遡上波の敷地への到達の可能性に係る検討に当たっては，基準地震動に伴う地形変化，標高変化が生じる可能性について，地盤面を大きく
５条- 19基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

審査資料記載内容

備考

沈下させた場合における津波遡上への影響を明確にするため，有効応力解析にて液状化しないと判定された液状化検討対象層についても全て
排水沈下量を保守的に仮定して沈下量を設定
し，沈下後の敷地高さを遡上解析の条件として考慮する。また，敷地内外の人工構造物として，発電所の港湾施設である防波堤，茨城港日立港区及び茨城港常陸那珂港区の防波堤について
は，基準地震動による形状変化が津波の遡上に影響を及ぼす可能性があることから，その有無を遡上解析の条件として考慮する。さらに，敷地の沈下の有無及び防波堤の有無について、これらの組合せを考慮し，遡上域や津波水位を保守的に設定する。また，初期潮位は朔望平均満潮位 T.P.＋0.61m に 2011 年東北地方太平洋沖地震による沈降量 0.2m を考慮して，T.P.＋0.81mとする。
基準津波の最高水位分布を第 1.4-2 図に示す。防潮堤等の津波防護施設がない場合は，敷地の大部分が遡上域となる。このため，津波防護施設である防潮堤を設置し，設計基準対象施設の津波防護対象設備（津波防護施設，浸水防止設備，津波監視設備及び非常用取水設備を除く。
）を内包する建屋及び区画の設置された敷地に地上部からの到達，流入がない設計とする。
防潮堤周辺における遡上高さは，敷地前面東側
及び敷地側面北側においては，「防波堤なし，基準地震動による地盤沈下なし」の組合せで最高水位となり，敷地前面東側で T.P.＋17.7m，敷地側面北側で T.P.＋15.2m，となる。敷地側面
南側においては，「防波堤なし，基準地震動による地盤沈下あり」の組合せで最高水位となり，敷地側面南側で T.P.＋16.6m となる。
なお，津波による港湾内の局所的な海面の固有振動の励起については，遡上解析により，東海第二発電所の港湾内外の最大水位上昇量・傾向，時刻歴波形について確認すると，有意な差
異がないことから，局所的な海面の励起は生じ
５条- 20基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

審査資料記載内容

備考ていないことを確認した。
また，津波防護施設である防潮堤は，海岸線の方向において広がりを有していることから，荷重因子である入力津波の高さや速度が，設計上考慮している津波高さ，速度を超過していな
いことを，遡上解析結果から確認している。

５条- 21

(4) 入力津波の設定
基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド
3.3 入力津波の設定【規制基準における要求事項等】

基準適合への対応方針
1.4.1.1

耐津波設計の基本方針

審査資料記載内容
1.4

備考

入力津波の設定【規制基準における要求事項等】

基準津波は、波源域から沿岸域までの海底地形等を基準津波は，波源域から沿岸域までの海底地形等考慮した、津波伝播及び遡上解析により時刻歴波形を考慮した，津波伝播及び遡上解析により時刻歴波として設定していること。

形として設定していること。

入力津波は、基準津波の波源から各施設・設備等の入力津波は，基準津波の波源から各施設・設備等

設置位置において算定される時刻歴波形として設の設置位置において算定される時刻歴波形として定していること。
基準津波及び入力津波の設定に当たっては、津波に設定していること。
基準津波及び入力津波の設定に当たっては，津波よる港湾内の局所的な海面の固有振動の励起を適による港湾内の局所的な海面の固有振動の励起を切に評価し考慮すること。

適切に評価し考慮すること。

【確認内容】(1)入力津波は、海水面の基準レベルからの水位変動【検討方針】
基準津波については，「東海第二発電所

津波評量を表示していること。なお、潮位変動等につい価について」（以下「津波評価」という。）にて説ては、入力津波を設計又は評価に用いる場合に考明する。

慮するものとする。
(2)入力津波の設定に当たっては、入力津波が各施設・設備の設計に用いるものであることを念頭に、津波の高さ、津波の速度、衝撃力等、着目する荷重因子を選定した上で、各施設・設備の構入力津波は，基準津波の波源から各施設・設備等の設置位置において算定される時刻歴波形として設定する。
なお，具体的な入力津波の設定に当たっては，以下のとおりとする。

造・機能損傷モードに対応する効果（浸水高、波・ 入力津波は，海水面の基準レベルからの水位

力・波圧、洗掘力、浮力等）が安全側に評価され変動量を表示することとし，潮位変動量等につることを確認する。

いては，入力津波を設計又は評価に用いる場合(3)施設が海岸線の方向において広がりを有している場合（例えば敷地前面の防潮堤、防潮壁）は、に考慮する（【検討結果】及び1.5

水位変動・

地殻変動の評価 【検討結果】参照）。

複数の位置において荷重因子の値の大小関係を・ 入力津波が各施設・設備の設計に用いるもの

比較し、当該施設に最も大きな影響を与える波形であることを念頭に，津波の高さ，津波の速度，を入力津波として設定していることを確認する。

衝撃力等，着目する荷重因子を選定した上で，(4)基準津波及び入力津波の設定に当たっては、津波

各施設・設備の構造・機能損傷モードに対応すによる港湾内の局所的な海面の固有振動の励起について、以下の例のように評価し考慮している

る効果を安全側に評価する（2.2 敷地への浸水防止（外郭防止１）以降の【検討結果】参照）。

ことを確認する。

・ 施設が海岸線の方向において広がりを有して①港湾内の局所的な海面の固有振動に関しては、いる場合は，複数の位置において荷重因子の値

港湾周辺及び港湾内の水位分布、速度ベクトルの大小関係を比較し，最も大きな影響を与える

分布の経時的変化を分析することにより、港湾波形を入力津波とする（【検討結果】参照）。

内の局所的な現象として生じているか、生じてまた，基準津波及び入力津波の設定に当たって
５条- 22基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

審査資料記載内容

備考

いる場合、その固有振動による影響が顕著な範は，津波による港湾内の局所的な海面の固有振動の囲及び固有振動の周期を把握する。

励起を適切に評価し考慮する（【検討結果】参照）。

②局所的な海面の固有振動により水位変動が大きくなっている箇所がある場合、取水ピット、
津波監視設備（敷地の潮位計等）との位置関係を把握する。（設計上クリティカルとなる程度に応じて緩和策、設備設置位置の移動等の対応
を検討）
(3)

入力津波の設定【検討結果】（１） 入力津波の設計因子の設定について

入力津波を基準津波の波源から各施設・設備の入力津波は各施設・設備の設計に用いるもので設置位置において算定される時刻歴波形としてあることから「基準津波及び耐津波設計方針に係設定する。基準津波による各施設・設備の設置位

る審査ガイド」に基づき，各要求事項に対する設置における入力津波の時刻歴波形を第 1.4-1 図に計・評価の方針を定め，必要な因子について設定示す。

した。防潮堤の設計・評価に用いる入力津波につ

入力津波の設定に当たっては，津波の高さ，速いては，設計上考慮すべき設計因子として，水位，度及び衝撃力に着目し，各施設・設備において算

水深，流向，流速，漂流物重量，遡上域（回り込

定された数値を安全側に評価した値を入力津波み範囲）を抽出した。
また，津波防護施設，浸水防止設備の設計に関高さや速度として設定することで，各施設・設備

連する影響因子についても整理した。

の構造・機能の損傷に影響する浸水高，波力・波設計因子については，第 1.4-1 表

圧について安全側に評価する。

防潮堤等のｃ．取水路・放水路等の経路から流入に伴う入力

入力津波の設計因子についまとめて記載する。な

津波

お，1.4

項では水位に係る設計因子について示す。

耐津波設計に用いる入力津波高さを第 1.4-1
表に示す。なお，入力津波高さの設定に当たっては，非常用海水ポンプの取水性を確保するための貯留堰を設置した状態を考慮して評価する。
ｄ．敷地への遡上に伴う入力津波(2)

防潮堤前面における入力津波の設定
基準津波による遡上波が地上部から敷地に流入・到達することを防止するため，防潮堤位置に着目し，上昇側の入力津波を設定する。具体的に基準津波による敷地周辺の遡上・浸水域の評

は，防潮堤位置に仮想的に鉛直無限壁を設定し津価（以下「遡上解析」という。
）に当たっては，

波の遡上解析を行い，防潮堤の設計又は評価に用遡上解析上影響を及ぼす斜面や道路，取水口，放水口等の地形とその標高及び伝播経路上の人いる入力津波を設定する。この際，敷地全体を取り囲む形で防潮堤を設置することから，海岸線に工構造物の設置状況を考慮し遡上域のメッシュ正対する敷地前面東側とそれ以外の敷地側面北

サイズ（最小 5m）に合わせた形状にモデル化す

側及び敷地側面南側の３区分に分類した上で，そる。

れぞれの区分毎に，防潮堤沿いの複数の位置にお敷地沿岸域及び海底地形は，茨城県による津ける水位を比較し，最も水位が高くなる位置の水波解析用地形データ，敷地の観測データ，財団

位に基づき，区分毎に入力津波を設定した。第５条- 23基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

審査資料記載内容

法人日本水路協会海岸情報研究センター発行の1.4-1図に防潮堤設置計画と敷地区分図を示す。

海底地形デジタルデータ等を編集して使用す

ａ．解析条件る。また，発電所近傍海域の水深データは，最

津波の遡上解析において考慮する条件を以下

新のマルチビーム測深で得られた高精度・高密に示す。

度のデータを使用する。取水口，放水口等の諸(a)

朔望平均潮位，地震による地殻変動（2011

元，敷地標高等については，発電所の竣工図等

年東北地方太平洋沖地震を含む。）を適切にを使用する。

考慮する。

伝播経路上の人工構造物について，図面を基に遡上解析上影響を及ぼす構造物，津波防護施設を考慮し，遡上・伝播経路の状態に応じた解析モデル，解析条件が適切に設定された遡上域のモデルを作成する。なお，入力津波高さの設(b)

防波堤がある場合とない場合について評価を行い，防波堤の有無による水位変動への影
響を確認する。
ｂ．評価結果3区分毎に確認した防潮堤前面における上昇定に当たっては，非常用海水ポンプの取水性を側水位の評価結果を以下に示す。

確保するための貯留堰を設置した状態を考慮し(a)

防波堤の有無による影響
防波堤がある場合については，敷地前面東て評価する。
敷地周辺の遡上・浸水域の把握に当たっては，

側防潮堤前面にてT.P.＋17.1m，敷地側面北側

敷地前面・側面及び敷地周辺の津波の侵入角度

防潮堤前面にてT.P.＋15.2m，敷地側面南側防及び速度並びにそれらの経時変化を把握する。

潮堤前面にてT.P.＋15.4mがそれぞれ最も高また，敷地周辺の浸水域の寄せ波・引き波の津

い水位となった。また，防波堤がない場合は，波の遡上・流下方向及びそれらの速度について

敷地前面東側防潮堤前面にてT.P.＋17.7m，敷留意し，敷地の地形，標高の局所的な変化等に

地側面北側防潮堤前面にてT.P.＋15.2m，敷地よる遡上波の敷地への回り込みを考慮する。

側面南側防潮堤前面にてT.P.＋15.4mがそれ遡上解析に当たっては，遡上及び流下経路上

ぞれ最も高い水位となった。

の地盤並びにその周辺の地盤について，地震に

第1.4-2図に基準津波による防潮堤前面による液状化，流動化又はすべり，標高変化を考おける津波水位の評価結果（防波堤の有無に慮した遡上解析を実施し遡上波の敷地への到達

よる影響）を示す。

（回り込みによるものを含む。
）の可能性につい備考(b)

地盤の変状の影響て確認する。敷地の北方約 2km の位置に一級河地盤の変状により想定される沈下について

川の久慈川が存在するが，標高が低く，敷地かは，添付資料５のとおり，有効応力解析によらの距離が十分に離れているため，河川流路がる液状化判定の結果，基準地震動に伴う地形変化したとしても遡上経路に及ぼす影響はない

変化，標高変化が生じる可能性は僅かであると考えられる。
なお，敷地の周辺斜面が，遡上波の敷地への場合においても，津波遡上解析への影響を確認するため，解析条件として沈下なしの条件

到達に対して障壁となっている箇所はない。

に加えて，地盤面を大きく沈下させた条件を遡上波の敷地への到達の可能性に係る検討に設定した。防波堤がある場合及びない場合に当たっては，基準地震動に伴う地形変化，標高

ついて評価の結果，第1.4-2表及び第1.4-3図

変化が生じる可能性は僅かであるが，津波遡上に基準津波による防潮堤前における津波水位

解析への影響を確認するため，解析条件としての評価結果（地盤の変状の影響）を示す。
５条- 24基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

審査資料記載内容(c)

沈下なしの条件に加えて、地盤面を大きく沈下

備考

まとめ

させた条件についても考慮する。また，敷地内

防波堤がある場合及び防波堤がない場合の外の人工構造物として，発電所の港湾施設であ地盤変状の評価結果を第1.4-3表にまとめる。

る防波堤，茨城港日立港区及び茨城港常陸那珂

敷地前面東側については，防波堤なし，地港区の防波堤については，基準地震動による形

盤変状なしの場合において，T.P.＋17.7mとな状変化が津波の遡上に影響を及ぼす可能性があり最も水位が高くなることから，この組合せることから，その有無を遡上解析の条件としての評価結果をもとに入力津波高さを設定す考慮する。さらに，敷地の沈下の有無及び防波る。

堤の有無について、これらの組合せを考慮し，遡上域や津波水位を保守的に設定する。また，

敷地側面北側については，防波堤有無による影響はなく，地盤変状なしの場合において初期潮位は朔望平均満潮位 T.P.＋0.61m に 2011

水位が高くなることから，防波堤なし，地盤

年東北地方太平洋沖地震による沈降量 0.2m を変状なしの条件におけるT.P.＋15.2mをもと考慮して，T.P.＋0.81m とする。

に入力津波高さを設定する。

基準津波の最高水位分布を第 1.4-2 図に示敷地側面南側については，防波堤なし，地す。防潮堤等の津波防護施設がない場合は，敷盤変状ありの場合において，水位が高くなる

地の大部分が遡上域となる。このため，津波防ことが確認された。液状化検討対象層につい護施設である防潮堤を設置し，設計基準対象施ては有効応力解析にて液状化しないことを確

設の津波防護対象設備（津波防護施設，浸水防認しているが，ここでは保守的に防波堤なし，止設備，津波監視設備及び非常用取水設備を除地盤変状ありの場合におけるT.P.＋16.6mをく。
）を内包する建屋及び区画の設置された敷地

もとに入力津波高さを設定する。

に地上部からの到達，流入がない設計とする。
防潮堤周辺における遡上高さは，敷地前面東側(3)取水ピットにおける入力津波の設定

及び敷地側面北側においては，「防波堤なし，基取水路からの津波の敷地への流入防止及び非準地震動による地盤沈下なし」の組合せで最高

常用海水ポンプの取水性を評価するため，取水ピ水位となり，敷地前面東側で T.P.＋17.7m，敷ットに着目し，上昇側及び下降側の入力津波を設

地側面北側で T.P.＋15.2m，となる。敷地側面定する。具体的には，基準津波が海洋から取水路

南側においては，「防波堤なし，基準地震動によを経て取水ピットに至る系について，水理特性をる地盤沈下あり」の組合せで最高水位となり，考慮した管路解析を行い，浸水防止設備等の設計

敷地側面南側で T.P.＋16.6m となる。

及び評価に用いる入力津波を設定する。第 1.4-4

なお，津波による港湾内の局所的な海面の固図に取水路及び取水ピットの構造を示す。また，

有振動の励起については，遡上解析により，東添付資料６（追而）に管路解析のモデルの詳細に

海第二発電所の港湾内外の最大水位上昇量・傾向，時刻歴波形について確認すると，有意な差ついて示す。

異がないことから，局所的な海面の励起は生じ

ａ．評価条件ていない。

取水路から取水ピットに至る系の管路解析に

敷地前面又は津波侵入方向に正対した面において考慮する条件を以下に示す。第1.4-4表における敷地及び津波防護施設について，その標取水路の管路解析条件，第1.4-5表に取水路の管高の分布と施設前面の津波の遡上高さの分布を路解析において考慮した解析条件の整理を示
５条- 25基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

審査資料記載内容

比較すると，遡上波が敷地に地上部から到達，す。

流入する可能性がある。このため，津波防護施(a)

朔望平均潮位，地震による地殻変動（2011

設である防潮堤は，海岸線の方向において広が年東北地方太平洋沖地震を含む。）を適切にりを有していることから，荷重因子である入力考慮する。

津波の高さや速度が，設計上考慮している津波

(b)

備考

防波堤がある場合とない場合について評価を行い，防波堤の有無による水位変動への影

高さ，速度を超過ない設計とする。

響を確認する。
(c)スクリーンによる損失の有無による水位変動への影響について確認する。
(d) 管路には貝付着の抑制効果のある次亜塩素酸を注入していることから，常時貝付着がない状態であるが，貝付着の有無が入力津波高さに与える影響を確認するため，貝付着なしの場合も評価する。
(e)

取水ピット上部の海水ポンプ室床版に評価

点（開口）を設け，当該部に作用する水頭を
評価する。
(f)

残留熱除去系海水ポンプ，非常用ディーゼ

ル発電機用海水ポンプ，高圧炉心スプレイ系
ディーゼル発電機用海水ポンプ，以下「非常用海水ポンプ」という。）の取水性を確保す
ることを目的として取水口前面の海中に貯留堰を設置することから，貯留堰を設置したモデルとして評価する。
(g)

非常用海水ポンプの取水性を確保するため，取水口前面の海中に貯留堰を設置し，大津波警報発表時には，循環水ポンプを含む常用海水ポンプ停止（プラント停止）を行う運用を定めることから，常用海水ポンプを停止した場合について評価する。

(h)

非常用海水ポンプの運転状態（取水量）として，取水がない（ポンプ停止）場合と取水がある（ポンプ運転）場合について評価を行い，水位変動への影響を確認する。
(i)

基準地震動ＳＳ による地盤の変状の考慮については，「(2)防潮堤前面における入力津

波の設定」に示した遡上解析の結果により，取水口前面（敷地前面東側）は地盤の変状が５条- 26基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

審査資料記載内容

備考

ない場合において，最も水位が高くなることから，取水路の管路解析においては地盤変状のない場合について評価する。
ｂ．評価結果（上昇側）
以下に，取水ピットにおける上昇側水位の評
価結果を以下に示す。

第1.4-6表に取水路の管路解析結果（上昇側最高水位）一覧を示す。
また，添付資料７に管路解析のパラメータスタ
ディについて示す。
(a)

防波堤の有無による影響
防波堤の有無による影響としては，スクリーンの損失の有無，貝付着の有無及び非常用
海水ポンプの運転状態の条件の違いに関わらず，防波堤がない場合において水位が高くなった。
また，最高水位は防波堤なし，スクリーン損
失なし，貝付着あり，海水ポンプの取水なしの条件にてT.P.+19.19mとなった。
(b)

スクリーンの損失の有無による影響
スクリーンの損失の有無による影響としては，防波堤の有無，貝付着の有無及び非常用
海水ポンプの運転状態の条件の違いに関わらず，スクリーンの損失がない場合において最高水位が高くなった。
(c)

貝付着の有無による影響
貝付着の有無による影響としては，防波堤の有無，スクリーンの損失の有無及び非常用
海水ポンプの運転状態の条件の違いに関わらず，貝付着がある場合とない場合において，その差は非常に小さくほとんどのケースにおいて有意な差はなかった。
(d) 非常用海水ポンプの運転状態による影響
非常用海水ポンプの運転状態による影響については，防波堤の有無，スクリーンの損失の有無及び貝付着の有無の条件の違いに関わらず，その差は非常に小さく，有意な差とはならなかった。
５条- 27基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

審査資料記載内容
(e)

備考

まとめ
以上の評価結果より，防波堤なし，スクリーンの損失なしの場合において，水位が低くなる傾向にあることが確認された。また，貝付着の有無及び非常用海水ポンプの運転状態による影響としては，有意な影響は確認されなかった。このため，防波堤なし，スクリーンの損失なしの場合において，最も水位の高くなった解析ケース⑪（最高水位T.P.19.19m）
をもとに入力津波高さを設定する。
ｃ．評価結果（下降側）
取水ピットにおける下降側水位の評価結果を以下に示す。第1.4-7表に取水路の管路解析結果（下降側最低水位）一覧を示す。また，添付資料７に管路解析のパラメータスタディについて
を示す。
(a)

防波堤の有無による影響
防波堤の有無による影響としては，スクリーンの損失の有無，貝付着の有無及び非常用
海水ポンプの運転状態の条件の違いに関わらず，防波堤がない場合において水位が低くなる傾向にあるが，その差は非常に小さく，有意な差とはならなかった。
(b)

スクリーンの損失の有無による影響
スクリーンの損失の有無による影響としては，防波堤の有無，貝付着の有無及び非常用
海水ポンプの運転状態の条件の違いに関わらず，スクリーンの損失がない場合において水位が低くなる傾向にあるが，その差は非常に小さく，有意な差とはならなかった。
(c)

貝付着の有無による影響
貝付着の有無による影響としては，防波堤の有無，スクリーンの損失の有無及び非常用
海水ポンプの運転状態の条件に関わらず，貝付着がある場合とない場合において，その差は非常に小さく有意な差とはならなかった。
(d)

非常用海水ポンプの運転状態による影響
５条- 28基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

審査資料記載内容

備考

非常用海水ポンプの運転状態による影響については，防波堤の有無，貝付着の有無及びスクリーンの損失の有無の条件の違いに関わらず，非常用海水ポンプの取水がある（ポンプ運転）場合とない（ポンプ停止）場合において，その差は非常に小さく有意な差とはならなかった。
(e)まとめ

以上の評価結果より，防波堤なし，スクリーンの損失なしの場合において，水位が低くなる傾向にあることが確認された。また，貝付着の有無及び非常用海水ポンプの運転状態による影響としては，有意な影響は確認されなかった。このため，防波堤なし，スクリーンの損失なしの場合において，最も水位の低くなった解析ケース⑫，⑮，⑯（最低水位T.P.
−5.03m）をもとに入力津波高さを設定する。
第1.4-6図に基準津波による取水ピットにおける下降側水位の評価結果を示す。
(3)

放水路ゲート設置箇所における入力津波の設

定放水路からの津波の敷地への流入を防止するため，放水路ゲート設置箇所に着目し，上昇側の入力津波を設定する。具体的には，基準津波が海洋から放水路を経て放水路ゲートに至る系について，水理特性を考慮した管路解析を行い，津波防護施設，浸水防止設備等の設計及び評価に用いる入力津波を設定する。第1.4-7図に放水路ゲートの設置位置を示す。また，添付資料６（追而）に管路解析のモデルの詳細について示す。
ａ．評価条件放水路から放水路ゲートに至る系の管路解析において考慮する条件を以下に示す。第1.4-8
表に放水路の管路解析条件，第1.4-9表に放水路の管路解析において考慮した解析条件の整理を示す。
(a)

朔望平均潮位，地震による地殻変動（2011５条- 29基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

審査資料記載内容

備考

年東北地方太平洋沖地震を含む。）を適切に
考慮する。
(b)

防波堤がある場合とない場合について評価を行い，防波堤の有無による水位変動への影
響を確認する。
(c)

定期的に除貝清掃を実施していないため，貝付着がある場合について評価する。
(d)

放水路ゲート設置箇所の放水路上版に評価

点（開口）を設け，当該部に作用する水頭を
評価する。
(e)

放水路ゲートを閉止する前に循環水ポン
プ，補機冷却海水系ポンプ（以下「常用海水ポンプ」）を停止する運用とすることから，
常用海水ポンプを停止した場合について評価
する。

(f)

放水路ゲートを閉止した状態においても非常用海水ポンプの運転が可能となるように扉
体に小扉を設けて非常用海水ポンプの運転に伴う放水ができる設計とすることから，非常用海水ポンプの取水がある場合（ポンプ運転）と取水がない場合（ポンプ停止）について評
価する。
(g)

基準地震動ＳＳ による地盤の変状の考慮については，「(2)防潮堤前面における入力津

波の設定」に示した遡上解析の結果により，取水口前面（敷地前面東側）は地盤の変状がない場合において，最も水位が高くなることから，取水路の管路解析においては地盤変状のない場合について評価する。
ｂ．評価結果放水路ゲート設置箇所における上昇側水位の評価結果を以下に示す。第1.4-10表に放水路の管路解析結果（上昇側最高水位）一覧を示す。
また，添付資料７に管路解析のパラメータスタ
ディについて示す。
(a)

防波堤の有無による影響
防波堤の有無による影響としては，Ａ水
５条- 30基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

審査資料記載内容

備考

路（北側）では防波堤がない場合において水位が高くなり，Ｂ水路（中央）及びＣ水路（南側）では防波堤がある場合において水位が高くなった。特に，防波堤がある場
合におけるＢ水路（中央）での水位が高くなる傾向にあることが確認された。
(b)

非常用海水ポンプの運転状態による影響
非常用海水ポンプの運転状態による影響
として，非常用海水ポンプの運転がある場
合とない場合，運転状態（ポンプの運転台数）及び放水する水路（Ｂ又はＣ水路）の違いによる影響を確認した。
防波堤がある場合は，非常用海水ポンプの運転の有無及び放水する水路の違いによる優位な差はなかった。
防波堤がない場合は，Ｂ水路へ放水する
場合については非常用海水ポンプの運転による海水流量が多いほどＢ水路の水位が高くなる傾向にあり，Ｃ水路へ放水する場合については非常用海水ポンプの運転による海水流量が少ないほどＣ水路の水位が高くなる傾向にあることが確認されたが，非常用海水ポンプの運転状態による影響は防波堤の有無による影響に比べ，程度が小さい
ことを確認した。

(c)まとめ
以上の評価結果より，防波堤ありの場合にＢ水路の水位が高くなる傾向にあることが確認された。非常用海水ポンプの運転状
態による影響は防波堤の有無による影響に比べ，程度が小さいことが確認された。このため，防波堤ありの場合において，最も水位の高くなった解析ケース①，⑤，⑨，⑪，⑬（最高水位T.P.＋19.01m）をもとに入力津波高さを設定する。第1.4-8図に基準
津波による放水路ゲート設置箇所の上昇側
最高水位の評価結果を示す。
５条- 31

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

審査資料記載内容(4)

備考

ＳＡ用海水ピット及び緊急用海水ポンプピットにおける入力津波の設定
ＳＡ用海水ピット及び緊急用海水ポンプピットからの津波の敷地への流入を防止するため，ＳＡ用海水ピット及び緊急用海水ポンプピットに着目し，上昇側の入力津波を設定する。具体的には，基準津波が海洋からＳＡ用海水ピット取水塔
から緊急用海水ポンプピットに至る系について，
水理特性を考慮した管路解析を行い，浸水防止設
備等の設計及び評価に用いる入力津波を設定する。第 1.4-9 図にＳＡ用海水ピット及び緊急用海水ポンプピットの構造を示す。
ａ．解析条件
ＳＡ用海水ピット取水塔から緊急用海水ポン
プピットに至る系の管路解析において考慮する条件を以下に示す。第1.4-11表にＳＡ用海水ピ
ット及び緊急用海水ポンプピットの管路解析条
件，第1.4-12表にＳＡ用海水ピット及び緊急用
海水ポンプピット管路解析において考慮した解析条件の整理を示す。
(a)

朔望平均潮位，地震による地殻変動（2011年東北地方太平洋沖地震を含む。）を適切に
考慮する。
(b)

防波堤がある場合とない場合について評価を行い，防波堤の有無による水位変動への影
響を確認する。
(c)

管路は定期清掃の実施前後を考慮して，貝付着がある場合及び貝付着がないの場合について評価する。
(d)

ＳＡ用海水ピットの上版及び緊急用海水ポ

ンプ室床版に評価点（開口）を設け，当該部に作用する水頭を評価する。
(e)

ＳＡ用海水ピットから取水する可搬型代替

注水大型ポンプ及び緊急用海水ポンプピットから取水する緊急用海水ポンプは，重大事故等対処施設であり，津波の襲来時には使用せず，津波が収まった後に使用することから，
５条- 32基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

審査資料記載内容

備考

これらのポンプは停止した状態を条件とする。
(f)

基準地震動Ｓ Ｓ による地盤の変状の考慮については，「(2)防潮堤前面における入力

津波の設定」に示した遡上解析の結果により，取水口前面（敷地前面東側）は地盤の変状がない場合において，最も水位が高くなることから，取水路の管路解析においては地盤変状のない場合について評価する。
ｂ．評価結果ＳＡ用海水ピット及び緊急用海水ポンプピットにおける上昇側水位の評価結果を以下に示す。第1.4-13表にＳＡ用海水ピット及び緊急用
海水ポンプピットの管路解析（上昇側最高水位）一覧を示す。また，添付資料７に管路解析のパ
ラメータスタディについて示す。
(a)

防波堤の有無による影響
防波堤の有無による影響としては，貝付着の有無に関わらず，防波堤がない場合において水位が高くなった。
(b)

貝付着の有無による影響
貝付着の有無による影響としては，防波堤の有無に関わらず，貝付着がない場合において水位が高くなった。
(c)

まとめ
以上の評価結果より，防波堤なし，貝付着がない場合（解析ケース④）において各評価点での水位はＳＡ用海水ピットではT.P.＋8.89m，
緊急用海水ポンプピットではT.P.＋9.29mとなり最も高くなったことから，本解析ケースの評
価結果をもとに入力津波高さを設定する。第1.4-10図に基準津波によるＳＡ用海水ピット
及び緊急用海水ポンプピットの上昇側最高水位の評価結果を示す。

(5)

構内排水路逆流防止設備の入力津波の設定
５条- 33基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

審査資料記載内容

備考

海域と連接する構内排水路からの津波の敷地への流入を防止するため，敷地前面東側の放水口
北側から東海発電所放水口北側の範囲の海岸沿
いの９箇所に逆流防止設備を設置する。また，敷地側面北側の防潮堤の基礎部を横断する構内排水路からの津波の敷地への流入を防止するため，２箇所に逆流防止設備を設置する。各々の逆流防止設備は，防潮堤の地下又は基礎の近傍に設置されていることから，敷地前面東側及び敷地側面北側の防潮堤前面の入力津波高さを使用する。第1.4-11図に構内排水路逆流防止設備の配置を示す。
(6)

入力津波の評価結果まとめ
入力津波の評価結果を踏まえ，各施設・設備位

置における津波高さを耐津波設計に用いる入力津波として設定した。第1.4-14表に入力津波の時刻
歴波形の最高水位及び最低水位を示す。
上述した入力津波の設定に当たっては，津波の高さ，速度，衝撃力に着目し，各施設・設備における設定に際しては，より保守的な条件となるよ
うに配慮するとともに，算定された数値を安全側に切り上げた値を入力津波高さや速度として設定することで，各施設・設備の構造・機能の損傷に影響する浸水高，波力・波圧について安全側になるよう評価している。また，津波防護施設等の新規の施設・設備の設計においては，入力津波高さ
以上の高さの津波を設計荷重とし，より安全側の評価を行うこととしている。
また，津波防護施設である防潮堤及び防潮扉（防潮堤道路横断部に設置）は，施設が海岸線の方向において広がりを有していることから，荷重因子である入力津波の高さや速度が，設計上考慮している津
波高さ，速度を超過していないことを，遡上解析結果から確認している。
津波による港湾内の局所的な海面の固有振動の励起については，東海第二発電所の港湾内外の最大水位上昇量・傾向，時刻歴波形について確認すると，
５条- 34基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

審査資料記載内容

備考

有意な差異がないことから，津波による港湾内の局所的な海面の固有振動の励起は見られないことを確認した。詳細は添付資料８に示す。

５条- 35(5) 津波防護方針の審査にあたっての考慮事項（水位変動、地殻変動）
基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド
3.4 津波防護方針の審査にあたっての考慮事項（水位変動、地殻変動）【規制基準における要求事項等】

基準適合への対応方針
1.4.1.1

耐津波設計の基本方針

審査資料記載内容
1.5

備考

水位変動・地殻変動の評価【規制基準における要求事項等】
入力津波による水位変動に対して朔望平均潮位

入力津波による水 位 変動に対して朔望 平 均潮位（注）を考慮して安全側の評価を実施すること。

（注）を考慮して安全側の評価を実施すること。

(注)：朔（新月）及び望（満月）の日から5日以

注）：朔（新月）および望（満月）の日から5日以内に観測された，各月の最高満潮面及び最内に観測された、各月の最高満潮面および最低干潮面を1年以上にわたって平均した高低干潮面を1 年以上にわたって平均した高さの水位をそれぞれ、朔望平均満潮位およびさの水位をそれぞれ，朔望平均満潮位及び朔望平均干潮位という。

朔望平均干潮位という潮汐以外の要因による潮位変動についても適切

潮汐以外の要因による潮位変動についても適切にに評価し考慮すること。地震により陸域の隆起また評価し考慮すること。

は沈降が想定される場合，地殻変動による敷地の隆地震により陸域の隆起または沈降が想定される場

起または沈降及び，強震動に伴う敷地地盤の沈下を合、地殻変動による敷地の隆起または沈降及び、強考慮して安全側の評価を実施すること。

震動に伴う敷地地盤の沈下を考慮して安全側の評価を実施すること。
【確認内容】【検討方針】(1)敷地周辺の港又は敷地における潮位観測記録に

入力津波による水位変動に対して，朔望平均潮位

基づき、観測期間、観測設備の仕様に留意の上、及び2011年東北地方太平洋沖地震に伴う地盤変動

朔望平均潮位を評価していることを確認する。

を考慮して安全側の評価を実施する。潮汐以外の要(2)上昇側の水位変動に対して朔望平均満潮位を考

因による潮位変動として，高潮について適切に評価

慮し、上昇側評価水位を設定していること、また、を行う。また，地震により陸域の隆起又は沈降が想下降側の水位変動に対して朔望平均干潮位を考定される場合は，地殻変動による敷地の隆起又は沈慮し、下降側評価水位を設定していることを確認

降及び強震動に伴う敷地地盤の沈下を考慮して安する。

全側の評価を実施する。

(3)潮汐以外の要因による潮位変動について、以下の

なお，具体的には以下のとおり実施する。

例のように評価し考慮していることを確認する。

・ 朔望平均潮位については，敷地周辺の茨城港①敷地周辺の港又は敷地における潮位観測記録に基日立港区における潮位観測記録に基づき，観測

づき、観測期間等に留意の上、高潮発生状況（程設備の仕様に留意の上，評価を実施する（【検度、台風等の高潮要因）について把握する。
②高潮要因の発生履歴及びその状況、並びに敷地に討結果】 (1) 潮位，【検討結果】 (2)観測記録の評価参照）。

潮位おける汀線の方向等の影響因子を考慮して、高潮・ 上昇側の水位変動に対しては，朔望平均満潮の発生可能性とその程度（ハザード）について検位を考慮し，上昇側評価水位を設定し，下降側討する。

の水位変動に対しては，朔望平均干潮位を考慮③津波ハザード評価結果を踏まえた上で、独立事象
としての津波と高潮による重畳頻度を検討した上し，下降側評価水位を設定する（【検討結果】(1)

潮位，【検討結果】 (2)潮位観測記録５条- 36基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

で、考慮の可否、津波と高潮の重畳を考慮する場

審査資料記載内容

備考の評価参照）。
・ 潮汐以外の要因による潮位変動について，潮合の高潮の再現期間を設定する。
(4)地震により陸域の隆起または沈降が想定される

位観測記録に基づき，観測期間等に留意の上，場合、以下の例のように地殻変動量を考慮して安高潮発生状況（程度，台風等の高潮要因）につ

全側の評価を実施していることを確認する。

いて把握する。また，高潮の発生履歴を考慮し①広域的な地殻変動を評価すべき波源は、地震の震て，高潮の可能性とその程度（ハザード）につ源と解釈し、津波波源となる地震の震源（波源）

いて検討し，津波ハザード評価結果を踏まえたモデルから算定される広域的な地殻変動を考慮す上で，独立事象としての津波と高潮による重畳ることとする。
②プレート間地震の活動に関連して局所的な地殻変頻度を検討し，考慮の可否，津波と高潮の重畳を考慮する場合の高潮の再現期間を設定する

動があった可能性が指摘されている場合（南（【検討結果】 (3) 高潮の評価，【検討結果】

ト

ラフ沿岸部に見られる完新世段丘の地殻変動等）(4)

は、局所的な地殻変動量による影響を検討する。

参照）。

③地殻変動量は、入力津波の波源モデルから適切に算定し設定すること。

潮位のばらつき及び高潮の考慮について・ 地震により陸域の隆起または沈降が想定される場合の安全評価においては，次のとおり留意④地殻変動が隆起又は沈降によって、以下の例のよする。地殻変動が隆起の場合に，下降側の水位

うに考慮の考え方が異なることに留意が必要であ

変動に対する安全評価の際には，下降側評価水る。

位から隆起量を差引いた水位と対象物の高さa)地殻変動が隆起の場合、下降側の水位変動に対を比較する。また，上昇側の水位変動に対してして安全機能への影響を評価（以下｢安全評価｣

安全評価する際には，隆起を考慮しないものとという。）する際には、対象物の高さに隆起量仮定して，対象物の高さと上昇側評価水位を直を加算した後で、下降側評価水位と比較する。

接比較する。一方，地殻変動が沈降の場合に，また、上昇側の水位変動に対して安全評価する

上昇側の水位変動に対する安全評価の際には，際には、隆起しないものと仮定して、対象物の上昇側水位に沈降量を加算して，対象物の高さ

高さと上昇側評価水位を直接比較する。

と比較する。また，下降側の水位変動に対して

b)地殻変動が沈降の場合、上昇側の水位変動に対安全評価する際には，沈降しないものと仮定しして安全評価する際には、対象物の高さから沈て，対象物の高さと下降側評価水位を直接比較

降量を引算した後で、上昇側評価水位と比較すする（【検討結果】 (5)

地殻変動参照）。

る。また、下降側の水位変動に対して安全評価

・ 2011年東北地方太平洋沖地震に伴う地殻変動

する際には、沈降しないものと仮定して、対象については，ＧＰＳ測量結果により，敷地全体

物の高さと下降側評価水位を直接比較する。

が約0.2m沈降していることを考慮して評価を⑤基準地震動評価における震源モデルから算定される広域的な地殻変動についても、津波に対する安実施する。

全性評価への影響を検討する。
⑥広域的な余香変動が継続中である場合は、その傾向を把握し、津波に対する安全性評価への影響を検討する。
５条- 37基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

審査資料記載内容

備考【検討結果】(3)

入力津波の設定(1)潮位
津波による施設への影響を確認するため，上昇

ａ．水位変動入力津波の設定に当たっては，潮位変動とし側の水位変動に対しては，朔望平均満潮位を考慮て，上昇側の水位変動に対しては朔望平均満潮

し上昇側水位を設定し，下降側の水位変動に対し

位 T.P.＋0.61m 及び潮位のばらつき 0.18m を考ては，朔望平均干潮位を考慮し下降側水位を設定

慮し，下降側の水位変動に対しては朔望平均干する。第 1.5-1 表に津波計算で使用した水位変動

潮位 T.P.−0.81m 及び潮位のばらつき 0.16m をを示す。

考慮する。また，朔望平均潮位及び潮位のばら
つきは敷地周辺の観測地点「茨城港日立港区」

なお，津波計算で使用した潮位は，（財）日本
気象協会が発行した「茨城港日立港区」の潮位表における潮位観測記録に基づき評価する。

（平成 16 年〜平成 21 年）に基づいている。第潮汐以外の要因による潮位変動については，

1.5-1 図に観測地点の位置を示す。また，第 1.5-2

観測地点「茨城港日立港区」における至近約 40

図に「東海第二発電所発電用原子炉設置変更許可

年（1971 年〜2010 年）の潮位観測記録に基づき，申請書（平成 26 年 5 月 20 日申請）」添付書類六

高潮発生状況（発生確率，台風等の高潮要因）

6.2.1.1 潮位の記載事項を示す。

を確認する。観測地点「茨城港日立港区」は，
東海第二発電所から北方約 4km 離れており，発電所と同様に鹿島灘に面した海に設置されてい(2)

潮位観測記録の評価「(1)

潮位」において津波計算に使用した朔る。高潮要因の発生履歴及びその状況を考慮し望平均潮位のもとになっている潮位観測記録（国て，高潮の発生可能性とその程度（ハザード）

土交通省関東地方整備局鹿島港湾・空港整備局よについて検討する。基準津波による水位の年超り受領）を用いて，潮位のばらつきなどについて−４

過確率は 10程度であり，独立事象として津波評価した。

と高潮が重畳する可能性は極めて低いと考えら評価の結果，潮位観測期間（平成18年1月〜平れるものの，高潮ハザードについては，プラン

成22年12月）における朔望平均潮位の標準偏差

ト運転期間を超える再現期間 100 年に対する期は，満潮位において0.14m，干潮位において0.16m

待値 T.P.＋1.44m と，入力津波で考慮した朔望であったため，「1.4

平均満潮位 T.P.＋0.61m 及び潮位のばらつきて設定した入力津波に対して，潮位のばらつきと0.18m の合計との差である 0.65m を外郭防護のして考慮した。第1.5-3図に各月の朔望平均潮位

裕度評価において参照する。

の推移，第1.5-2表に潮位観測記録に基づく朔望

入力津波の設定」におい

平均潮位に関するデータ分析結果を示す。
また，朔望平均潮位について，津波計算に使用した潮位と潮位観測記録を比較したところ，津波計算に使用した朔望平均潮位に比べ，潮位観測記
録の方が満潮位で0.04m高く，干潮位では差がな
いことが分かった。この潮位差自体は有意なものではないが，1.4項において設定した入力津波に対して，保守的な設定になるよう潮位の差分を津波計算で使用した朔望平均満潮位及び朔望平均
５条- 38基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

審査資料記載内容

備考

干潮位に考慮することとした。第1.5-3表に津波計算と潮位観測記録の朔望平均潮位の比較を示す。
以上より，入力津波の設定に当たっては，朔望
平均潮位の標準偏差及び津波計算と潮位観測記
録との差分について考慮して，安全側に設定す
る。
(3)

高潮の評価
第1.5-4表に「茨城港日立港区」における至近

約40年（1971年〜2010年）の年最高潮位を示す。
第1.5-4図に第1.5-4表から算定した観測地点「茨城港日立港区」における最高潮位の超過発生確率を示す。再現期間と期待値は，2年：T.P.+0.82m，
5 年 ： T.P.+0.92m ， 10 年 ： T.P.+1.01m ， 20 年 ：T.P.+1.11m，50年：T.P.+1.28m，100年：T.P.+1.44m
となる。
(4)

潮位のばらつき及び高潮の考慮について

ａ．潮位のばらつきの考慮について
水位上昇側については，「(2)潮位観測記録の評価」に示したとおり，津波計算で使用した
朔望平均満潮位T.P.＋0.61mに対して，潮位観測
記録との 差分＋0.04m及び満 潮位の 標準 偏差0.14mの合計である＋0.18mを水位変動の評価における上昇側潮位のばらつきとして考慮する。
水位下降側については，「(2)潮位観測記録の評価」に示したとおり，津波計算で使用した
朔望平均干潮位T.P.−0.81mに対して，観測記録との差分はないため−0.16mを水位変動の評価における下降側潮位のばらつきとして考慮する。
第1.5-5図に潮位のばらつきに対する考慮方法を示す。
ｂ．高潮の考慮について
基準津波による水位の年超過確率は10-４程度であり，独立事象としての津波と高潮が重畳す
５条- 39基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

審査資料記載内容

備考

る可能性は極めて低いと考えられるものの，高潮ハザードについては，プラント運転期間を超える再現期間100年に対する期待値T.P.＋1.44mと，入力津波で考慮する朔望平均満潮位T.P.＋
0.61m及び朔望平均のばらつきとして考慮した＋0.18mの合計であるT.P.＋0.79mとの差である＋0.65mを外郭防護の裕度評価において参照する（以下「参照する裕度」という）。第1.5-6
図に高潮に対する考慮方法を示す。
ｂ．地殻変動(5)地殻変動

地震による地殻変動についても安全側の評

地震による地殻変動については，入力津波の波価を実施する。基準津波の波源である日本海溝源モデル（日本海溝におけるプレート間地震）ににおけるプレート間地震に想定される地震にお想定される地震において生じる地殻変動量と，いて生じる地殻変動量と 2011 年東北地方太平2011年東北地方太平洋沖地震により生じた地殻

洋沖地震により生じた地殻変動量を考慮する。

変動量を考慮した。具体的には，第1.5-5表のと

入力津波の波源モデル（日本海溝におけるプレ

おり日本海溝におけるプレート間地震では0.31m

ート間地震）から算定される地殻変動量としての陸域の沈降が想定される。また，2011年東北地

は，0.31m の陸域の沈降が想定される。また，

方太平洋沖地震では，発電所敷地内にある基準点

2011 年東北地方太平洋沖地震では，敷地全体がを対象にＧＰＳ測量した結果，敷地全体が約0.2m

約 0.2m 沈降していた。以上より，上昇側の水位沈降していた。

変動に対して安全評価を実施する際には，日本

以上のことから，上昇側の水位変動に対して海溝におけるプレート間地震による沈降量

は，日本海溝におけるプレート間地震による沈降

0.31m と 2011 年東北地方太平洋沖地震による沈量0.31mと2011年東北地方太平洋沖地震による沈降量 0.2m を合わせた 0.51m を変動量として考慮

降量0.2mを加算した0.51mを変動量として考慮しし，下降側の水位変動に対して安全評価を実施た。下降側の水位変動に対しては，2011年東北地する際には，2011 年東北地方太平洋沖地震によ方太平洋沖地震による沈降量0.2mのみ変動量とる沈降量 0.2m のみ変動量として考慮する。まして考慮し，安全側の評価となるよう日本海溝にた，2011 年東北地方太平洋沖地震による広域的

おけるプレート間地震による沈降量0.31mは考慮な余効変動による鉛直変位はほとんどない。

していない。
また，国土地理院発表（平成28年12月8日時点）の地殻変動を参照すると，2011年東北地方太平洋沖地震による発電所周辺の広域的な余効変動による鉛直変位はほとんどない。第1.5-7図に発電所周辺の地殻変動を示す。

５条- 40(6) 設計又は評価に用いる入力津波
基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド
該当なし

基準適合への対応方針
該当なし

審査資料記載内容
1.6

備考

設計又は評価に用いる入力津波「1.2

敷地及び敷地周辺における地形及び施設の配置等」から「1.5 水位変動・地殻変動の評価」に記載した事項を考慮して，第1.6-1表に示すとおり設計又は評価に用いる入力津波を設定した。また，第1.6-1図に入力津波の設定位置，第1.6-2図に
入力津波の時刻歴波形を示す。
遡上波を施設・設備の設計又は評価に使用する入力津波として設定する場合は，最大浸水深分布図を参考に，各施設・設備設置位置での最大浸水深を安全側に評価した値を入力津波高さとする。

５条- 412.

津波防護方針(1) 敷地の特性に応じた津波防護方針
基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド
4.

津波防護方針4.1

基準適合への対応方針
1.4.1.2

敷地の特性に応じた津波防護の基本方針

敷地の特性に応じた津波防護の基本方針

審査資料記載内容

備考

2.

設計基準対象施設の津波防護方針

2.1

敷地の特性に応じた津波防護の基本方針【規制基準における要求事項等】【規制基準における要求事項等】
敷地の特性に応じた津波防護の基本方針が敷地及敷地の特性に応じた津波防護の基本方針が敷地

び敷地周辺全体図、施設配置図等により明示されて及び敷地周辺全体図，施設配置図等により明示されいること。

ていること。

津波防護施設、浸水防止設備、津波監視設備等として設置されるものの概要が網羅かつ明示されてい津波防護施設，浸水防止設備，津波監視設備等として設置されるものの概要が網羅かつ明示されて

ること。

いること。

【確認内容】【検討方針】(1)敷地の特性（敷地の地形、敷地周辺の津波の遡上、敷地の特性（敷地の地形，敷地周辺の津波の遡上，浸水状況等）に応じた基本方針（前述２ ．のと浸水状況等）に応じた津波防護の方針を敷地及び敷おり）を確認する。

地周辺全体図，施設配置図等により明示する。また，(2)敷地の特性に応じた津波防護の概要（外殻防護の

敷地の特性に応じた津波防護（津波防護施設，浸水

位置及び浸水想定範囲の設定、並びに内郭防護の防止設備，津波監視設備等）の概要（外郭防護の位

位置及び浸水防護重点化範囲の設定等）を確認す

置及び浸水想定範囲の設定，並びに内郭防護の位置る。

及び浸水防護重点化範囲の設定等）について整理する（【検討結果】 (1)

敷地の特性に応じた津波防護の基本方針及び【検討結果】(2)

敷地の特性に応じた津波防護の概要参照）。
【評価結果】
津波防護の基本方針は，以下の(1)〜(5)のとおり
である。

(1)

敷地の特性に応じた津波防護の基本方針
敷地の特性（敷地の地形，敷地周辺の津波の遡上，浸水状況等）に応じた津波防護の基本方針は
以下のとおり。
(1)

設計基準対象施設の津波防護対象設備（津波防ａ．設計基準対象施設の津波防護対象設備（津波護施設，浸水防止設備，津波監視設備及び非常用防護施設，浸水防止設備，津波監視設備及び非取水設備を除く。下記(3)において同じ。
）を内包する建屋及び区画の設置された敷地において，基常用取水設備を除く。以下ｃ．において同じ。
）
を内包する建屋及び区画の設置された敷地に

準津波による遡上波を地上部から到達又は流入

おいて，基準津波による遡上波を地上部から到させない設計とする。また，取水路及び放水路等

達又は流入させない設計とする。また，取水路，の経路から流入させない設計とする。

放水路等の経路から流入させない設計とする（2.2

敷地への浸水防止（外郭防護１） 【検討結果】参照）。
５条- 42基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

審査資料記載内容

取水・放水施設及び地下部等において，漏水すｂ．取水・放水施設，地下部等において，漏水する可能性を考慮の上，漏水による浸水範囲を限定る可能性を考慮の上，漏水による浸水範囲を限して，重要な安全機能への影響を防止できる設計

定して，重要な安全機能への影響を防止できるとする。

設計とする（2.3(2)

備考

漏水による重要な安全機能への影響防止 【検討結果】参照）。
上記２方針のほか，設計基準対象施設の津波防ｃ．以上のａ．及びｂ．に示す方針のほか，設計

護対象設備を内包する建屋及び区画については，

基準対象施設の津波防護対象設備を内包する

浸水防護をすることにより，津波による影響等か

建屋及び区画については，浸水防護を行うこと

ら隔離可能な設計とする。

により，津波による影響等から隔離可能な設計とする（2.4 重要な安全機能を有する施設の(3)

隔離（内郭防護） 【検討結果】参照）。
(4)

水位変動に伴う取水性低下による重要な安全ｄ．水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能への影響を防止できる設計とする（2.5

機能への影響を防止できる設計とする。

水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能への影響防止 【検討結果】参照）。
(5)

津波監視設備については，入力津波に対して津ｅ．津波監視設備については，入力津波に対して
津波監視機能が保持できる設計とする（2.6波監視機能が保持できる設計とする。

津波監視設備 【検討結果】参照）。
(2)

敷地の特性に応じた津波防護の概要
設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画としては，原子炉建屋，タービ
ン建屋及び使用済燃料乾式貯蔵建屋を設置しており，設計基準対象施設の津波防護対象設備のうち屋外設備としては，海水ポンプ室，排気筒，軽油貯蔵タンク（地下式），緊急時対策所が該当することから，津波防護として以下の施設・設備を設置する。
遡上波を地上部から到達又は流入させない設計

ａ．遡上波を地上部から到達又は流入させない設とするため，外郭防護として防潮堤及び防潮扉を設計とするため，外郭防護として，敷地を取り囲置する。

む形で高さ T.P.＋18m〜T.P.＋20m の防潮堤及び防潮扉（防潮堤道路横断部に設置）を設置する。

取水路，放水路等の経路から流入させない設計とｂ．取水路，放水路等の経路から流入させない設するため，外郭防護として取水路に取水路点検用開計とするため，外郭防護として，以下に示す施口部浸水防止蓋，海水ポンプ室に海水ポンプグラン設を設置する（2.2

ドドレン排出口逆止弁，循環水ポンプ室に取水ピッ

防護１） 【検討結果】参照）。

ト空気抜き配管逆止弁，放水路に放水路ゲート及び・敷地への浸水防止（外郭取水路の経路から流入させない設計とす
５条- 43基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

審査資料記載内容

備考

放水路ゲート点検用開口部浸水防止蓋，ＳＡ用海水るため，取水路点検用開口部に対して浸水

ピットにＳＡ用海水ピット開口部浸水防止蓋並び防止蓋，海水ポンプグランドドレン排出口に緊急用海水ポンプ室に緊急用海水ポンプピット

及び循環水ポンプ室の取水ピット空気抜き

点検用開口部浸水防止蓋，緊急用海水ポンプグラン

配管に対して逆止弁を設置する。

ドドレン排水口逆止弁及び緊急用海水ポンプ室床

・

放水路の経路から流入させない設計とす

ドレン排水口逆止弁を設置する。また，防潮堤及びるため，放水路に対して放水路ゲート，放防潮扉下部貫通部に対して止水処置を実施する。

水路の点検用開口部（下流側）に対して浸水防止蓋を設置する。
・

重大事故等対処施設として設置するＳＡ
用海水ピット及び緊急用海水系の取水経路から流入させない設計とするため，ＳＡ用
海水取水ピット開口部及び緊急用海水ポン
プピット点検用開口部に対して浸水防止
蓋，緊急用海水ポンプグランドドレン排出口及び緊急用海水ポンプ室床ドレン排出口に対して逆止弁を設置する。

・

その他構内排水路等の経路から流入させない設計とするため，構内排水路に対して逆流防止設備を設置する。

また，防潮堤及び防潮扉の地下部を貫通する
配管等の貫通部に対して止水処置を実施する（2.2

敷地への浸水防止（外郭防護１） 【検討結果】参照）。
引き波時の取水ピット水位の低下に対して，非常用海水ポンプの取水可能水位を維持するため，取水口前面の海中に貯留堰を設置する。
ｃ．敷地への浸水防止（外郭防護１）の対策において取水路，放水路等からの津波の流入の可能性のある経路に対して，漏水による重要な安全機能への影響はないため，新たに外郭防護（外郭防護２）としての対策は要しない（2.3

漏

水による重要な安全機能への影響防止 【検討結果】参照）。
設計基準対象施設の津波防護対象設備（津波防護ｄ．地震に起因する非常用海水系配管（戻り管）

施設，浸水防止設備，津波監設備及び非常用取水設の損傷等による溢水が，浸水防護重点化範囲へ備を除く。）を内包する建屋及び区画については，

流入することを防止する設計とするため，内郭津波による影響等から隔離可能な設計とするため，防護として，海水ポンプ室のケーブル点検口に内郭防護として，海水ポンプ室に海水ポンプ室ケー

対して浸水防止蓋，タービン建屋及び非常用海５条- 44基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

審査資料記載内容

備考

ブル点検口浸水防止蓋，タービン建屋又は非常用海水系配管カルバートと隣接する原子炉建屋地

水系配管カルバートと隣接する原子炉建屋境界地

下階の貫通部及び海水ポンプ室の貫通部に対

下階の貫通部に対して止水処置を実施する。さらして止水処置を実施する（2.4に，屋外の循環水管の損傷箇所から非常用海水ポン能を有する施設の隔離（内郭防護） 【検討結プが設置されている海水ポンプ室への津波の流入

果】参照）
。

を防止するため，海水ポンプ室壁の貫通部に対して止水処置を実施する。

重要な安全機また，同様に地震に起因する屋外タンクからの溢水が浸水防護重点化範囲へ流入することを防止するため，内郭防護として，海水ポンプ室

地震発生後，津波が発生した場合に，その影響をののケーブル点検口に浸水防止蓋を設置する。
ｅ．地震発生後，津波が発生した場合に，その影俯瞰的に把握するため，津波監視設備として，取水

響を俯瞰的に把握するため，津波監視設備とし路に潮位計，取水ピットに取水ピット水位計，原子て，原子炉建屋屋上に津波監視カメラ，取水ピ

炉建屋屋上に津波監視カメラを設置する。

ットに取水ピット水位計，取水口に潮位計を設置する（2.6

津波監視設備 【検討結果】参照）。

ｆ．以上のほか，引き波時の取水ピット水位の低下に対して，非常用海水ポンプの取水性を確保するため，津波防護施設として，取水口前面の海中に貯留堰を設置する（2.5

水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能への影響防止 【検討結果】参照）。
津波防護対策の設備分類と設置目的を第 1.4-2 表

第 2.1-1 表に各津波防護対策の設備分類と設置に示す。また，敷地の特性に応じた津波防護の概要

目的，第 2.1-1 図に敷地の特性に応じた津波防護を第 1.4-3 図に示す。

の概要（外郭防護の位置，内郭防護の位置，浸水防護重点化範囲の設定等）を示す。また，添付資料１０に津波防護対策設備の位置付け，添付資料
２に設計基準対象施設の津波防護対象設備とその配置を示す。

５条- 45

(2) 敷地への浸水防止（外郭防護１）
基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド
4.2

敷地への浸水防止（外郭防護１）

4.2.1 遡上波の地上部からの到達、流入の防止【規制基準における要求事項等】

基準適合への対応方針
1.4.1.3

敷地への浸水防止（外郭防護１）

審査資料記載内容
2.2

備考

敷地への浸水防止（外郭防護 1）2.2.1

遡上波の地上部からの到達，流入の防止【規制基準における要求事項等】

重要な安全機能を有する設備等を内包する建屋及重要な安全機能を有する設備等を内包する建屋

び重要な安全機能を有する屋外設備等は、基準津波及び重要な安全機能を有する屋外設備等は，基準津による遡上波が到達しない十分高い場所に設置す

波による遡上波が到達しない十分高い場所に設置

ること。

すること。

基準津波による遡上波が到達する高さにある場合には、防潮堤等の津波防護施設、浸水防止設備を設

基準津波による遡上波が到達する高さにある場
合には，防潮堤等の津波防護施設，浸水防止設備を置すること。

設置すること。

【確認内容】(1)敷地への浸水の可能性のある経路（遡上経路）の【検討方針】「1.3

基準津波による敷地周辺の遡上・浸水域」

特定に示したとおり，基準津波の遡上波が敷地に地上部(3.2.1)における敷地周辺の遡上の状況、浸水域のから到達・流入する可能性があるため，津波防護施

分布等を踏まえ、以下を確認する。

設，浸水防止設備の設置により遡上波が到達しない①重要な安全機能を有する設備又はそれを内包するようにする。

建屋の設置位置・高さに、基準津波による遡上波

具体的には，敷地高さ T.P.＋3m，T.P.＋8m，T.P.

が到達しないこと、または、到達しないよう津波＋11m，T.P.＋23m，T.P.＋25m に設置されている設防護施設を設置していること。

計基準対象施設の津波防護対象設備（津波防護施②津波防護施設を設置する以外に既存の地山斜面、設，浸水防止設備，津波監視設備及び非常用取水設

盛土斜面等の活用の有無。また、活用に際して補備を除く。）を内包する建屋及び区画に対して，基強等の実施の有無。

準津波による遡上波が地上部から到達・流入しない(2)津波防護施設の位置・仕様を確認する。

ことを確認する（【検討結果】 (1)①津波防護施設の種類（防潮堤、防潮壁等）及び箇部からの到達，流入の防止及び【検討結果】 (2)所②施設ごとの構造形式、形状

溯上波の地上津

波防護施設である防潮堤及び防潮扉の位置，仕様参照）。

(3)津波防護施設における浸水防止設備の設置の方針に関して、以下を確認する。
①要求事項に適合するよう、特定した遡上経路に浸水防止設備を設置する方針であること。
②止水対策を実施する予定の部位が列記されていること。以下、例示。
a)電路及び電線管貫通部、並びに電気ボックス等
における電線管内処理b)躯体開口部（扉、排水口等）
５条- 46基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針(1)

審査資料記載内容

遡上波の地上部からの到達，流入の防止【検討結果】

設計基準対象施設の津波防護対象設備（津波防(1)

遡上波の地上部からの到達，流入の防止

護施設，浸水防止設備，津波監視設備及び非常用敷地への浸水の可能性のある経路（遡上経路）

取水設備を除く。）を内包する原子炉建屋，ターの特定における敷地周辺の遡上の状況，浸水の分

ビン建屋及び使用済燃料乾式貯蔵建屋並びに設布等を踏まえ，以下を確認している。

計基準対象施設の津波防護対象設備のうち屋外設計基準対象施設の津波防護対象設備（津波防設備である排気筒が設置されている敷地の高さ

護施設，浸水防止設備，津波監視設備及び非常用は T.P.＋8m，軽油貯蔵タンク（地下式）が設置さ取水設備を除く。）を内包する建屋及び区画としれている敷地の高さは T.P.＋11m，海水ポンプ室が設置されている敷地の高さは T.P.＋3m，非常用て，海水ポンプ室は T.P.＋3m の敷地，原子炉建屋，タービン建屋，使用済燃料乾式貯蔵建屋及び海水系配管が設置されている敷地高さは T.P.＋

排気筒は T.P.＋8m の敷地，非常用海水系配管は3m〜T.P.＋8m であり，津波による遡上波が到達，T.P.＋3m の敷地の海水ポンプ室から T.P.＋8m の流入する可能性がある。このため，敷地前面東側

原子炉建屋にかけて敷設されている。また，軽油においては入力津波高さ T.P.＋17.9m に対して天貯蔵タンク（地下式）を T.P.＋11m，緊急時対策

端高さ T.P.＋20m の防潮堤及び防潮扉，敷地側面

所を T.P.＋23m の敷地に設置することとしてい北側においては入力津波高さ T.P.＋15.4m に対しる。

て天端高さ T.P.＋18m の防潮堤，敷地側面南側にこれに対し，防潮堤位置における入力津波高さ

おいては入力津波高さ T.P.＋16.6m に対して T.P.

は，
「1.6

＋18m の防潮堤及び防潮扉を設置することによいて示したとおり，潮位のばらつき及び入力津波

り，津波は到達，流入しない設計とする。防潮堤の数値計算上のばらつきを考慮した値として，敷は，波力による浸食及び洗掘に対する抵抗性並び地区分毎に敷地側面北側で T.P.＋15.4m，敷地前にすべり及び転倒に対する安定性を評価し，越流面東側で T.P.＋17.9m，敷地側面南側で T.P.＋

時の耐性や構造境界部の止水に配慮した上で，入16.8m であるため，基準津波による遡上波が地上力津波に対する津波防護機能が十分に保持でき部から到達，流入する。

る設計とする。

備考

設計又は評価に用いる入力津波」におこのため，外郭防護として，敷地全体を取り囲

なお，緊急時対策所は T.P.＋23m の敷地に設置

む形で津波防護施設である防潮堤を設置する。ますることから，津波による遡上波は地上から到た，防潮堤の道路横断部２箇所に防潮扉を設置す

達，流入しない。

る。設置する防潮堤の天端高さは，敷地前面東側
で T.P.＋20m，敷地側面北側及び敷地側面南側でT.P.＋18m であり，参照する裕度＋0.65m を考慮しても，基準津波による遡上波は地上部から到達，流入しない。
第 2.2-1 図に防潮堤位置における上昇側水位の時刻歴波形，第 2.2-2 図に基準津波による最大浸水深分布，第 2.2-1 表に地上部からの到達，流入評価結果を示す。

５条- 47基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

審査資料記載内容(2)

備考

津波防護施設である防潮堤及び防潮扉の位置，仕様（構造形式）
津波防護施設である防潮堤及び防潮扉の位置，仕様（構造形式）は以下のとおりである（詳細は「3.1 津波防護施設の設計」参照）。
ａ．防潮堤及び防潮扉の位置及び区分
防潮堤及び防潮扉の位置及び区分は以下のとおりである。
(a) 防潮堤は，設計基準対象施設の津波防護対象設備（津波防護施設，浸水防止設備，津波監視設備及び非常用取水設備を除く。
）の設置される敷地を含め，敷地全体を取り囲む形で設置する。また，防潮堤の道路横断部には，防潮扉を設置する。
(b)

防潮堤の総延長は約 2.3 ㎞であり，敷地区

分としては，上述のとおり，敷地側面北側，
敷地前面東側，敷地側面南側に区分される。
また，エリア区分としては，「海水ポンプエリ
ア」，「敷地周辺エリア」に区分される。
ｂ．防潮堤及び防潮扉の仕様（構造形式）
防潮堤及び防潮扉の仕様（構造形式）について，エリア区分毎に整理すると以下のとおりである。
(a)

海水ポンプエリアの防潮堤は，鉄筋コンク

リート造の地中連続壁を基礎構造とした鋼製防護壁及び鉄筋コンクリート壁（以下「ＲＣ壁」という。
）の上部構造に大別される。
(b)

敷地周辺エリアの防潮堤は，鋼管杭を基礎構造とし，上部工は鋼管杭鉄筋コンクリート
壁の構造である。
(c)

防潮堤の道路横断部に設置する防潮扉は，上下スライド式の鋼製扉である。また，防潮扉は，通常時は閉止運用を行う。
第 2.2-2 表に敷地区分・エリア区分毎の防潮堤構造形式，第 2.2-3 図に敷地区分・エリア区
分毎の防潮堤配置図を示す。

５条- 48基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド
4.2.2 取水路、放水路等の経路からの津波の流入防止【規制基準における要求事項等】
取水路、放水路等の経路から、津波が流入する可能性について検討した上で、流入の可能性のある経路

基準適合への対応方針
1.4.1.3

敷地への浸水防止（外郭防護１）

審査資料記載内容
2.2.2

備考

取水路，放水路等の経路からの津波の流入防止【規制基準における要求事項等】
取水路，放水路等の経路から，津波が流入する可（扉、開口部、貫通部等）を特定すること。

能性について検討した上で，流入の可能性のある経

特定した経路に対して浸水対策を施すことにより路（扉，開口部，貫通部等）を特定すること。

津波の流入を防止すること。

特定した経路に対して浸水対策を施すことにより津波の流入を防止すること。

【確認内容】(1)敷地への海水流入の可能性のある経路（流入経路）の特定【検討方針】
取水路，放水路等の経路から，津波が流入する可以下のような経路（例示）からの津波の流入の可能性について検討した上で，流入の可能性のある経能性を検討し、流入経路を特定していることを確

路（扉，開口部，貫通部等）を特定する。

認する。
①海域に連接する水路から建屋、土木構造物地下部
へのバイパス経路（水路周辺のトレンチ開口部等）②津波防護施設（防潮堤、防潮壁）及び敷地の外側から内側（地上部、建屋、土木構造物地下部）へ特定した経路に対して，浸水対策を施すことにより津波の流入を防止する（【検討結果】 (1)

敷地への津波の流入の可能性のある経路（流入経路）の特定及び【検討結果】 (2)各経路に対する確認結果参照）。

のバイパス経路（排水管、道路、アクセス通路等）③敷地前面の沖合から埋設管路により取水する場合の敷地内の取水路点検口及び外部に露出した取水ピット等（沈砂池を含む）④海域への排水管等(2)特定した流入経路における津波防護施設の配置・仕様を確認する。
①津波防護施設の種類（防潮壁等）及び箇所②施設ごとの構造形式、形状(3)特定した流入経路における浸水防止設備の設置の方針に関して、以下を確認する。
①要求事項に適合するよう、特定した流入経路に浸水防止設備を設置する方針であること。
②浸水防止設備の設置予定の部位が列記されていること。以下、例示。
a)配管貫通部b)電路及び電線管貫通部、並びに電気ボックス等
における電線管内処理c)空調ダクト貫通部d)躯体開口部（扉、排水口等）
５条- 49基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

審査資料記載内容

備考【検討結果】(2)取水路，放水路等の経路からの津波の流入防止(1)

敷地への津波の流入の可能性のある経路（流入敷地への津波流入については，取水路，放水路， 経路）の特定取水路・放水路等の構造に基づき，海域に連接ＳＡ用海水ピット及び緊急用海水系の取水経路，
構内排水路並びに防潮堤及び防潮扉下部貫通部

する水路から敷地への津波の流入する可能性のからの流入の可能性があり，各々の流入経路特定

ある経路として，取水路，海水引込み管，緊急用結果を第 1.4-3 表に示す。

海水取水管，放水路，構内排水路，防潮堤及び防特定した流入経路から津波が流入する可能性

潮扉の地下部を貫通する配管等の貫通部）を特定について検討を行い，高潮ハザードの再現期間
100 年に対する期待値を踏まえた裕度と比較しした。
第 2.2-3 表に津波の流入経路の特定結果，第 2.2-4て，十分に余裕のある設計とする。

図に取水路構造図（取水口〜海水ポンプ室），第特定した流入経路から，津波が流入することを防2.2-5 図に海水引込み管及び緊急用海水取水管止するため，津波防護施設として放水路に放水路の構造図（ＳＡ用海水ピット取水塔〜ＳＡ用海ゲート，構内排水路に構内排水路逆流防止設備を水ピット〜緊急用海水ポンプピット），第 2.2-6設置する。また，浸水防止設備として，取水路に

図に放水路の構造図，第 2.2-7 図に放水路ゲー

取水路点検用開口部浸水防止蓋，海水ポンプ室にトの構造図，第 2.2-8 図に構内排水路の位置図，

海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁，循環水

第 2.2-9 図に防潮堤及び防潮扉の地下部を貫通

ポンプ室に取水ピット空気抜き配管逆止弁，放水する配管等の貫通部等の位置図，第 2.2-10 図に路に放水路ゲート点検用開口部浸水防止蓋，ＳＡ各経路の浸水評価に用いる入力津波の設定位

用海水ピットにＳＡ用海水ピット開口部浸水防置，第 2.2-11 図に各経路の浸水評価に用いる潮止蓋並びに緊急用海水ポンプピットに緊急用海

位のばらつき（＋0.18m）及び入力津波の計算上

水ポンプピット点検用開口部浸水防止蓋，緊急用のばらつきを考慮した入力津波の時刻歴波形

海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁及び緊（防潮堤位置における入力津波の時刻歴波形は

急用海水ポンプ室床ドレン排出口逆止弁を設置

第 2.2-1 図参照）を示す。また，以降に特定しする。また，防潮堤及び防潮扉下部貫通部に対した各経路に対する確認結果を示す。

て止水処置を実施する。これらの浸水対策の概要
について，第 1.4-3 図に示す。また，浸水対策の(2)

各経路に対する確認結果

実施により，特定した流入経路からの津波の流入

ａ．取水路からの流入経路について防止が可能であることを確認した結果を第 1.4-4

(a)

表に示す。

海水系

ⅰ)

取水路点検用開口部
取水路点検用開口部は，取水口から取水

ピットに至る取水路の経路のうち，防潮堤と海水ポンプ室の間に位置する点検用の角落とし用開口部であり，取水路の 10 区画に対してそれぞれ設置され，開口部の上端高さは T.P.＋3.31m である。これに対し，取水ピットの上昇側の入力津波高さは T.P.＋
19.4m であるため，取水路を経由した津波が５条- 50基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

審査資料記載内容

備考

取水路点検用開口部から非常用海水系配管設置エリアに流入する可能性がある。
このため，取水路点検用開口部に対して浸水防止蓋を設置する。これにより，非常用海水系配管設置エリアに津波が流入することはない。
なお，取水路点検用開口部浸水防止蓋の設置により津波の流入は防止可能であるが，仮に取水路点検用開口部浸水防止蓋から津波が流入すると想定した場合においても，隣接する海水ポンプ室と取水路点検用
開口部の間には，高さ T.P.＋6.61m の壁があるため，津波が海水ポンプ室に直接流入することはない。
第 2.2-12 図に取水路点検用開口部の配置
図，第 2.2-13 図に取水路点検用開口部浸水防止蓋の構造図を示す。
ⅱ)

海水ポンプグランドドレン排出口
海水ポンプ室には，非常用海水ポンプ及び常用海水ポンプの運転に伴い発生するグランドドレンの排水を目的として，海水ポンプ室から取水ピットへと接続する開口部を設ける。開口部の上端高さは T.P.+0.8mである。これに対し，取水ピットの上昇側の入力津波高さは T.P.+19.4m であるため，取水路を経由した津波が海水ポンプ室に流入する可能性がある。
このため，海水ポンプグランドドレン排出口の開口部に対して逆止弁を設置し，海水ポンプ室への津波の流入を防止する。設置する逆止弁はドレン排出口がある床の上面にある取付座に逆止弁のフランジ部を基礎ボルトで取り付けて密着させる構造であるため，十分な水密性を有する。これにより，海水ポンプ室に津波が流入することはない。
なお，グランド減圧配管を経由した津波がグランド部を経由し，海水ポンプ室に流５条- 51

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

審査資料記載内容

備考

入することが考えられる。しかし，グラン
ド部にはグランドパッキンが挿入されており，グランド押さえで蓋をした上で，締付ボルトにより圧縮力を与えてシールする構造であるとともに，適宜，パトロールにおいて状態を確認している。このため，グランド部からの津波の流入が抑制されることから，海水ポンプ室に有意な津波の流入は生じない。
第 2.2-14 図に海水ポンプグランドドレン
排出口逆止弁並びに残留熱除去系海水ポン
プ，非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ
及び補機冷却用海水ポンプの配置図，第2.2-15 図に海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁の構造図，第 2.2-16 図に残留熱除去系海水ポンプ，非常用ディーゼル発電機
用海水ポンプ及び補機冷却用海水ポンプのグランド部の構造図を示す。
ⅲ)

非常用海水ポンプグランド減圧配管基礎

フランジ貫通部
非常用海水ポンプのグランド減圧配管
は，非常用海水ポンプの基礎フランジを貫通して取水ピットに接続されており，基礎
フランジ貫通部の高さは T.P.＋0.95m である。これに対し，取水ピットの上昇側の入力津波高さは T.P.＋19.4m であるため，取水路を経由した津波が当該貫通部から海水ポンプ室に流入する可能性がある。グラン
ド減圧配管の基礎フランジ貫通部は，ポンプ基礎フランジとフランジ取り合いであり，取付ボルトで密着させる構造となっている。このため，十分な水密性を有することから，貫通部からの津波の流入はない。
第 2.2-17 図に非常用海水ポンプグランド減圧配管の基礎フランジ貫通部構造図を示す。（非常用海水ポンプの配置は第 2.2-14
図参照）
ⅳ)

常用海水ポンプグランド減圧配管基礎フ
５条- 52基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

審査資料記載内容

備考

ランジ貫通部
常用海水ポンプである補機冷却用海水ポ
ンプのグランド減圧配管についても，ポンプの基礎フランジを貫通して取水ピットに接続されており，基礎フランジ貫通部の高さは T.P.＋0.95m である。これに対し，取水ピットの上昇側の入力津波高さは T.P.＋
19.4m であるため，取水路を経由した津波が当該貫通部から海水ポンプ室に流入する可能性がある。
しかし，非常用海水ポンプのグランド減圧配管と同様に，基礎フランジ貫通部は，ポンプ基礎フランジとフランジ取り合いであり，取付ボルトで密着させる構造となっている。このため，十分な水密性を有することから，貫通部からの津波の流入はない。
（常用海水ポンプの配置は第 2.2-14 図参照）
ⅴ)

非常用海水ポンプ，常用海水ポンプ据付面（スクリーン洗浄水ポンプ及び海水電解装置用海水ポンプ含む）
海水ポンプ室内の非常用海水ポンプ及び常用海水ポンプである補機冷却用海水ポン
プの据付面高さは T.P.＋0.8m，スクリーン
洗浄水ポンプ及び海水電解装置用海水ポン
プの据付面高さは T.P.＋3.31m である。これに対し，取水ピットの上昇側の入力津波
高さは T.P.＋19.4m であるため，取水路を経由した津波がそれぞれ設置場所に流入する可能性がある。
しかし，海水ポンプの基礎フランジ部は，金属製のベースプレート上に設置され，基礎ボルトで密着させる構造となっている。
このため，十分な水密性を有することから，据付面からの津波の流入はない。第 2.2-18
図に非常用海水ポンプ及び常用海水ポンプの配置図，第 2.2-19 図に非常用海水ポンプ
及び常用海水ポンプ据付面の構造を示す。
５条- 53基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

審査資料記載内容ⅵ)

備考

取水ピット水位計据付面

取水ピット水位計は，主に引き波時の取水ピットの下降側水位を監視するものであり，取水ピット上版に設置され，据付面の高さは T.P.約＋2.75m（水位計取付座下面）である。これに対し，取水ピットの上昇側の入力津波高さは T.P.＋19.4m であるため，取水路を経由した津波が取水ピット水位計
据付面から非常用海水系配管エリアに流入する可能性がある。
しかし，取水ピット水位計は，取水ピット上版コンクリート躯体に設定する鋼製ス
リーブに取り付けた取付座とフランジ取り合いであり，取付ボルトで密着させる構造となっている。このため，十分な水密性を有することから，据付面から非常用海水系
配管エリアに津波が流入することはない。
なお，取水ピット水位計据付面の構造か
ら津波の流入は防止可能であるが，仮に取水ピット水位計据付面から津波が流入すると想定した場合においても，隣接する海水ポンプ室と取水ピット水位計設置位置の間には，高さ T.P.＋6.61m の壁があるため，津波が海水ポンプ室に直接流入することはない。
第 2.2-20 図に取水ピット水位計の配置
図，第 2.2-21 図に取水ピット水位計据付面の構造を示す。
ⅵ)

取水ピット水位計据付面
取水ピット水位計は，主に引き波時の取水ピットの下降側水位を監視するものであり，取水ピット上版に設置され，据付面の高さは T.P.約＋2.75m（水位計取付座下面）である。これに対し，取水ピットの上昇側の入力津波高さは T.P.＋19.4m であるため，取水路を経由した津波が取水ピット水位計
据付面から非常用海水系配管エリアに流入する可能性がある。
５条- 54基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

審査資料記載内容

備考

しかし，取水ピット水位計は，取水ピット上版コンクリート躯体に設定する鋼製ス
リーブに取り付けた取付座とフランジ取り合いであり，取付ボルトで密着させる構造となっている。このため，十分な水密性を有することから，据付面から非常用海水系
配管エリアに津波が流入することはない。
なお，取水ピット水位計据付面の構造か
ら津波の流入は防止可能であるが，仮に取水ピット水位計据付面から津波が流入すると想定した場合においても，隣接する海水ポンプ室と取水ピット水位計設置位置の間には，高さ T.P.＋6.61m の壁があるため，津波が海水ポンプ室に直接流入することはない。
第 2.2-20 図に取水ピット水位計の配置
図，第 2.2-21 図に取水ピット水位計据付面の構造を示す。
(b)

循環水系

ⅰ)

取水ピット空気抜き配管
取水ピット空気抜き配管は，取水ピット

水位の変動時に取水ピット上部空気層の息継ぎ用として設置されたものであり，取水路の 10 区画のうち，循環水ポンプ室が位置する 3 区画に対して設置され，取水ピット
上版貫通部の上端レベルは T.P.＋0.8m である。これに対し，取水ピットの上昇側の入力津波高さは T.P.＋19.4m であるため，取水路を経由した津波が取水ピット空気抜き
配管から循環水ポンプ室に流入する可能性がある。
循環水ポンプ室と海水ポンプ室の間には，高さ T.P.＋5m の壁があるため，取水ピ
ット空気抜き配管から流入した津波が海水ポンプ室に直接流入することはないが，取水ピット空気抜き配管に対して逆止弁を設置し，循環水ポンプ室への津波の流入を防止する。これにより，隣接する海水ポンプ
５条- 55基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

審査資料記載内容

備考

室に津波が流入することはない。
第 2.2-22 図に取水ピット空気抜き配管の配置図，第 2.2-23 図に取水ピット空気抜
き配管逆止弁の構造図を示す。
ⅱ)

循環水ポンプ据付面
循環水ポンプの据付面高さは T.P.＋0.8mである。これに対し，取水ピットの上昇側の入力津波高さは T.P.＋19.4m であるため，取水路を経由した津波が据付面から循環水ポンプ室に流入する可能性がある。
しかし，循環水ポンプ基礎フランジは，金属製のベースプレート上に設置され，基礎ボルトで密着させる構造となっている。
このため，十分な水密性を有することから，据付面からの津波の流入はない。第 2.2-24
図に循環水ポンプ据付面構造図を示す（循
環水ポンプの配置は第 2.2-21 図参照）
。
(c)

まとめ
「(a)

海水系」及び「(b)循環水系」に示したとおり，浸水対策の実施により，特定した流入経路である取水路からの津波の流入防止が可能であることを確認した。第 2.2-4
表に取水路からの津波の流入評価結果を示す。
なお，海水ポンプグランドドレン排出口に対して，逆止弁を設置することにより津波の流入を防止することとしているが，海水ポン
プ室への津波の直接の流入経路となることから，海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁からの漏水を考慮し，その評価結果について「2.3 漏水による重要な安全機能への影響防止（外郭防護２）」で述べる。
ｂ．海水引込み管からの流入経路について
(a)

海水系

ⅰ)

ＳＡ用海水ピット開口部
ＳＡ用海水ピットは，重大事故等対処施設である可搬型重大事故等対処設備の海水取水源として設置する。ＳＡ用海水ピット
５条- 56基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

審査資料記載内容

備考の上部には開口部があり，その据付レベル
は T.P.＋7.3m である。
ＳＡ用海水ピット用の海水は，取水口前面の南側防波堤の内側のＳＡ用海水ピット
取水塔から，海水引込み管を経由して当該ピットまで導かれるが，ＳＡ用海水ピット
開口部高さ T.P.＋7.3m に対し，ＳＡ用海水ピットの上昇側の入力津波高さは T.P.＋
9.1m であるため，海水引込み管を経由した津波がＳＡ用海水ピット開口部から敷地に流入する可能性がある。
このため，ＳＡ用海水ピットの開口部に対して浸水防止蓋を設置することにより，敷地への津波の流入を防止する。なお，Ｓ
Ａ用海水ピット開口部浸水防止蓋は，通常時は閉止運用を行う。第 2.2-25 図にＳＡ用
海水ピットの配置図，第 2.2-26 図にＳＡ用
海水ピット開口部浸水防止蓋の構造図を示す。
以上の浸水防止対策の実施により，特定した流入経路である海水引込み管からの津波の流入防止が可能であることを確認した。第 2.2-5 表に海水引込み管からの津波の流入評価結果を示す。
(b)

まとめ
「(a)

海水系」に示したとおり，浸水対策の実施により，特定した流入経路である
海水引込み管からの津波の流入防止が可能であることを確認した。第 2.2-5 表に津波の流入評価結果を示す。
ｃ．緊急用海水取水管からの流入経路について(a) 海水系
ⅰ) 緊急用海水ポンプピット点検用開口部
緊急用海水ポンプピット点検用開口部
は，重大事故等対処施設となる緊急用海水系の海水取水源として設置する緊急用海水ポンプピット内の点検用の開口部であり，ピットの上部に位置し，開口部の上端レベ
５条- 57基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

審査資料記載内容

備考

ルは T.P.＋0.8m である。
緊急用海水ポンプピットの海水は，ＳＡ用海水ピット取水塔より取水し，海水引込
み管，ＳＡ用海水ピット及び緊急用海水取
水管を経由して緊急用海水ポンプピットまで導かれる。緊急用海水ポンプピット点検用開口部高さ T.P.＋0.8m に対し，緊急用海水ポンプピットの上昇側の入力津波高さ
は，T.P.＋9.5m であるため，海水引込み管
及び緊急用海水取水管を経由した津波が緊
急用海水ポンプピット点検用開口部から緊急用海水ポンプ室へ流入し，さらに緊急用
海水ポンプ室から設計基準対象施設の津波防護対象設備の設置された敷地に流入する可能性がある。
このため，緊急用海水ポンプピット点検用開口部に対して浸水防止蓋を設置する。
これにより，敷地に津波が流入することはない。なお，緊急用海水ポンプピット点検
用開口部浸水防止蓋は，通常時は閉止運用を行う。第 2.2-27 図に緊急用海水ポンプピ
ット点検用開口部の配置図，第 2.2-28 図に
緊急用海水ポンプピット点検用開口部浸水防止蓋の概略構造図を示す。
ⅱ)

緊急用海水ポンプグランドドレン排出口
緊急用海水ポンプ室には，緊急用海水ポンプの運転に伴い発生するグランドドレンの排水を目的として、緊急用海水ポンプ室
から緊急用海水ポンプピットへと接続する
排出口部を設ける。排出口の上端の高さはT.P.＋0.8m である。これに対し，緊急用海水ポンプピットの上昇側の入力津波高さは
T.P.＋9.5m であるため，海水引込み管及び緊急用海水取水管を経由した津波が緊急用
海水ポンプグランドドレン排出口から緊急用海水ポンプ室に流入し，さらに緊急用海水ポンプ室から設計基準対象施設の津波防護対象設備の設置された敷地に流入する可５条- 58基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

審査資料記載内容

備考

能性がある。
このため，緊急用海水ポンプグランドドレン排出口に対して逆止弁を設置し，緊急用海水ポンプ室への津波の流入を防止する。設置する逆止弁は，グランドドレン排出口がある床の上面にある取付座に逆止弁のフランジ部を基礎ボルトで取付け密着させる構造になっており，十分な水密性を有する。これにより，緊急用海水ポンプ室に津波が流入することはない。
なお，グランド減圧配管を経由した津波がグランド部を経由し，緊急用海水ポンプ室に流入することが考えられる。しかし，グランド部にはグランドパッキンが挿入されており，グランド押さえで蓋をした上で，締付ボルトにより圧縮力を与えてシールする構造であるとともに，適宜，パトロール
において状態を確認する。このため，グランド部からの津波の流入が抑制されることから，緊急用海水ポンプ室に有意な津波の流入は生じない。
第 2.2-29 図に緊急用海水ポンプグランドドレン排水口及び緊急用海水ポンプの配置
図，第 2.2-30 図に緊急用海水ポンプグラ
ンドドレン排出口逆止弁の構造図，第2.2-31 図に緊急用海水ポンプのグランド部の構造図を示す。
ⅲ)

緊急用海水ポンプ室床ドレン排出口
緊急用海水ポンプ室には，緊急用海水ポ

ンプ出口ストレーナの点検等に伴い発生する床ドレンの排水を目的として、緊急用海水ポンプ室から緊急用海水ポンプピットへと接続する排出口を設ける。開口部の上端の高さは T.P.＋0.8m である。これに対し，緊急用海水ポンプピットの上昇側の入力津
波高さは T.P.＋9.5m であるため，海水引込
み管及び緊急用海水取水管を経由した津波が緊急用海水ポンプ室床ドレン排出口から５条- 59基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

審査資料記載内容

備考

緊急用海水ポンプ室へ流入し，さらに緊急用海水ポンプ室から設計基準対象施設の津波防護対象設備の設置された敷地へ津波が流入する可能性がある。
このため，緊急用海水ポンプ室床ドレン
排出口の開口部に対して逆止弁を設置し，緊急用海水ポンプ室への津波の流入を防止する。設置する逆止弁は，床ドレン排出口がある床の上面にある取付座に逆止弁のフランジ部を基礎ボルトで取り付け密着させる構造になっており，十分な水密性を有する。これにより，緊急用海水ポンプ室に津波が流入することはない。
第 2.2-32 図に緊急用海水ポンプ室床ドレ
ン排出口の配置図，第 2.2-33 図に緊急用海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁の構造図を示す。
ⅳ)

緊急用海水ポンプグランド減圧配管基礎
フランジ貫通部
緊急用海水ポンプのグランド減圧配管

は，緊急用海水ポンプの基礎フランジを貫通して緊急用海水ポンプピットに接続されており，基礎フランジ貫通部の高さは T.P.
＋追而 m である。これに対し，緊急用海水ポンプピットの上昇側の入力津波高さは
T.P.＋9.5m であるため，海水引込み管及び緊急用海水取水管を経由した津波が当該貫通部から緊急用海水ポンプ室に流入し，さらに緊急用海水ポンプ室から設計基準対象
施設の津波防護対象設備の設置された敷地へ津波が流入する可能性がある。
グランド減圧配管の基礎フランジ貫通部
は，ポンプ基礎フランジとフランジ取り合いであり，取付ボルトで密着させる構造となっている。このため，十分な水密性を有することから，貫通部からの津波の流入はない。
第 2.2-34 図に緊急用海水ポンプグランド
５条- 60基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

審査資料記載内容

備考

減圧配管の基礎フランジ貫通部構造図を示す。（緊急用海水ポンプの配置は第 2.2-29
図参照）ⅴ)

緊急用海水ポンプ据付面
緊急用海水ポンプの据付面高さは T.P.＋

0.8m である。これに対し，緊急用海水ポン
プピットの上昇側の入力津波高さは T.P.＋
9.5m であるため，海水引込み管及び緊急用
海水取水管を経由した津波が当該据付面から緊急用海水ポンプ室に流入し，さらに緊急用海水ポンプ室から設計基準対象施設の津波防護対象設備の設置された敷地へ津波が流入する可能性がある。
しかし，緊急用海水ポンプの基礎フラン
ジ部は，金属製のベースプレート上に設置され，基礎ボルトで密着させる構造となっている。このため，十分な水密性を有することから，据付面からの津波の流入はない。
第 2.2-35 図に緊急用海水ポンプ据付面の構造を示す。（緊急用海水ポンプの配置は第2.2-29 図参照）
(b)

まとめ
「(a)

海水系」に示したとおり，浸水対策の実施により，特定した流入経路である緊急用海水取水管からの津波の流入防止が可能であることを確認した。第 2.2-6 表に津波の流入評価結果を示す。
ｃ．放水路からの流入経路について
(a)

海水系

ⅰ)

放水ピット上部開口部
放水ピット上部には，放水ピット水位の変動時に放水ピット上部空気層の息継ぎ用として，放水ピットの 3 区画に対して開口部が設置され，開口部の上端高さは T.P.＋
8m である。これに対し，放水路ゲート設置
箇 所 の 上 昇 側 の 入 力 津 波 高 さ は T.P. ＋
19.3m であるため，放水路を経由した津波が放水ピット上部開口部から敷地に流入する
５条- 61

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

審査資料記載内容

備考

可能性がある。
このため，放水ピット下流側の放水路にゲートを設置し，津波発生時にはゲートを閉止して放水ピットへの津波の流入を防止することにより，放水ピット上部開口部から敷地への津波の流入を防止する。これにより，津波が敷地に流入することはない。
なお，放水路ゲートには，放水流の流れ方向のみ開にできるフラップ式の小扉を設けることにより，放水路ゲートが閉止した状態においても非常用海水ポンプの運転が可能な設計とする。
第 2.2-36 図に放水路ゲート及び放水ピット上部開口部の配置図，第 2.2-37 図に放水路ゲートの構造図を示す。
ⅱ)

放水路ゲート点検用開口部（上流側）
放水路ゲート点検用開口部（上流側）は，放水路ゲートの上流側に位置する角落し用の開口部であり，放水路の 3 水路それぞれに設置される。開口部の上端高さは T.P.＋
3.557m である。これに対し，放水路ゲートの設置箇所の上昇側の入力津波高さは T.P.
＋19.3m であるため，放水路を経由した津波が放水路ゲート点検用開口部（上流側）から敷地に流入する可能性がある。
このため，「ⅰ)放水ピット上部開口部」に示した放水路ゲートにより放水路ゲート
点検用開口部（上流側）に津波が流入することを防止する。これにより，放水路ゲー
ト点検用開口部（上流側）を経由して敷地に津波が流入することはない。
（放水路ゲー
ト点検用開口部（上流側）の配置は第 2.2-36
図，構造は第 2.2-37 図参照）
ⅲ)

放水路ゲート点検用開口部（下流側）
放水路ゲート点検用開口部（下流側）は，放水路ゲートの下流側に位置する角落し用の開口部であり，放水路の 3 水路それぞれに設置される。開口部の上端高さは T.P.＋
５条- 62基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

審査資料記載内容

備考

3.557m である。これに対し，放水路ゲートの設置箇所の上昇側の入力津波高さは T.P.
＋19.3m であるため，放水路を経由した津波が放水路ゲート点検用開口部（下流側）から敷地に流入する可能性がある。
このため，放水路ゲート点検用開口部（下流側）に対して浸水防止蓋を設置する。これにより，放水路を経由して敷地に津波が流入することはない。
第 2.2-38 図に放水路ゲート点検用開口部
浸水防止蓋の構造図を示す。
（放水路ゲート
点検用開口部（下流側）の配置は第 2.2-36
図参照）
ⅳ)

海水配管（放水ピット接続部）
放水ピットには，タービン建屋からの常用海水系である補機冷却系海水配管が接続されている。放水口から放水路を経由した津波が放水ピットに接続する海水配管の貫通部から敷地に流入する可能性がある。
このため，放水路を経由した津波が流入しないよう放水路に放水路ゲートを設置する。これにより,放水路接続配管に津波は到達することはない。
第 2.2-39 図に海水系配管の配置図を示す。
（放水路ゲートの配置は第 2.2-36 図，
構造は第 2.2-37 図参照）ⅴ)

海水配管（放水路接続部）
放水路には，原子炉建屋からの非常用海水系である残留熱除去系海水配管，非常用
ディーゼル発電機用海水配管及び高圧炉心
スプレイ系ディーゼル発電機用海水配管が接続されている。放水口から放水路を経由した津波が放水路に接続する海水配管の貫通部から敷地に流入する可能性がある。
このため，放水路を経由した津波が流入しないよう放水路に放水路ゲートを設置する。これにより,放水路接続配管から津波は流入することはない。
５条- 63基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

審査資料記載内容

備考（海水系配管の配置は第 2.2-38 図，放水路
ゲ ー トの 配置 は 第 2.2-36 図 ，構 造は 第2.2-37 図参照）。
(b)

循環水系（放水ピット接続部）(ⅰ)放水ピット上部開口部「(a)

海水系 ⅰ)放水ピット上部開口部」と同じ。
(ⅱ) 放水路ゲート点検用側開口部（下流側）「(a) 海水系 ⅱ)放水路ゲート点検用開口部（上流側）」と同じ。
(ⅲ)放水路ゲート点検用開口部（下流側）「(a)

海水系ⅲ)放水路ゲート点検用開口部（下流側）」と同じ。
(ⅳ)循環水管（放水ピット接続部）
放水ピットには，タービン建屋からの循環水管が接続されており，放水口から放水路を経由した津波がタービン建屋放水路に接続する海水配管の貫通部から敷地に流入する可能性がある。
このため，放水路を経由した津波が流入しないよう放水路に放水路ゲートを設置する。これにより,放水ピットに接続する循環
水配管から津波は流入することはない。
第 2.2-40 図に循環水管の配置図を示す。
（放水路ゲートの配置は第 2.2-36 図，構造は第 2.2-37 図参照）(c)

その他の接続配管ⅰ)

その他の配管（液体廃棄物処理系放出管，排ガス洗浄廃液処理設備放出管，構内排水路排出管）
放水ピットには，原子炉建屋からの液体

廃棄物処理系放出管，廃棄物処理建屋からの排ガス洗浄廃液処理設備放出管，構内排水路により集水された雨水を排水する放出管が接続されており，放水口から放水路を経由した津波が配管を通して貫通部から敷地に流入する可能性がある。
このため，放水路を経由した津波が流入
５条- 64基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

審査資料記載内容

備考

しないよう放水路に放水路ゲートを設置する。これにより,放水ピットに接続するその他の配管から津波は流入することはない。
第 2.2-41 図にその他の接続配管の配置図を示す。（放水路ゲートの配置は第 2.2-36
図，構造は第 2.2-37 図参照）
(d)

まとめ
「(a)

海水系」から「(c)その他接続配管」に示したとおり，浸水対策等の実施により，特定した流入経路である放水路からの津波の流入防止が可能であることを確認した。第 2.2-7 表に放水路からの津波の流入評価結果を示す。
ｄ．構内排水路からの流入について
設計基準対象施設の津波防護対象設備（津波防護対象施設，浸水防止設備，津波監視設備及び非常用取水設備を除く。
）の設置された敷地に繋がる構内排水路は，以下に示す７経路がある。
構内排水路は，合計１２箇所存在する。放水ピットから放水路を経由し放水口に排水する排水路が 1 箇所，また，防潮堤の地下部を通り海域に排水する排水路は,敷地側面北側に２箇所，敷地前面東側に９箇所存在する。
なお，経路１については，「ｃ．放水路からの上部開口部 (c)その他の接続配管ⅰ)その他の配管（構内排水路排水管）」において示した経路である。
・経路１：原子炉建屋周辺及び T.P.＋8m 盤からの雨水排水について，放水ピッ
トから放水路を経て放水口より海域に至る経路・経路２：防潮堤内の雨水排水について，敷地側面北側防潮堤の地下部を通り
防潮堤外陸域に至る経路
・経路３：敷地の西側 T.P.＋23m 盤からの雨
水排水について，敷地前面東側防潮堤の地下部を通り海域（放水路５条- 65基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

審査資料記載内容

備考北側）に至る経路
・経路４：敷地東側 T.P.+4.5m 盤からの雨水排水について，敷地前面東側防潮堤の地下部を通り海域（取水口北側）に至る経路・経路５：海水ポンプ室周辺 T.P.＋3m 盤からの雨水排水について，敷地前面
東側防潮堤の地下部を通り海域（取水口脇）に至る経路
・経路６：敷地東側の T.P.+8m 盤からの雨水排水について，敷地前面東側防潮堤の地下部を通り海域（取水口南側）に至る経路・経路７：東海発電所（廃止措置中）T.P.
＋8m 盤からの雨水排水について，
敷地前面東側防潮堤の地下部を通り海域（東海発電所放水口北側）に至る経路
以上の経路から津波が流入する可能性がある。
経路１は放水ピットから放水路を経由し放水口に排水する排水路が該当する。放水口からの流入津波が放水ピットを経由し，敷地に流入する可能性があることから，放水路に対して放水路ゲートを設置する。
経路２から経路７は，防潮堤の地下部を通り海域に排水する排水路が該当する。これに対して，防潮堤前面における入力津波高さは，敷地前面東側では T.P.＋17.9m，敷地側面北側では
T.P.＋15.4m であるため，構内排水路からの流入津波が集水枡を経由し，敷地に流入する可能性があることから，構内排水路に対して逆流防止設備を設置する。
以上の対策により，敷地に津波が流入することはない。経路１については，第 2.2-35 図に放水ピット及び放水ピット上部開口部配置図，第2.2-36 図に放水路ゲート構造図を示す。経路２
５条- 66基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

審査資料記載内容

備考から経路７については， 第 2.2-42 図に構内排水路の配置図，第 2.2-43 図に構内排水路逆流防止設備の概略構造図を示す。また，上記の浸水防止対策の実施により，特定した流入経路である構内排水路からの津波の流入防止が可能であることを確認した。第 2.2-8 表に構内排水路からの津波の流入評価結果を示す。
ｅ．その他(a) 防潮堤又は防潮扉の地下部を貫通する電線
管・配管等
防潮堤外側の施設・設備に接続する電線
管・配管等は，防潮堤又は防潮扉の地下部を貫通する配管等の貫通部を介して使用現場まで地中敷設されるが，配管等の貫通部を経由して津波が敷地に流入する可能性がある。このため，開口部等に対しては，穴仕舞を実施する。第 2.2-43 図に防潮堤貫通部配置図及び第 2.2-44 図に防潮堤貫通部概念図を示す。
(b)

東海発電所取水路及び放水路
敷地前面東側の防潮堤は，東海発電所の取水路及び放水路上に設置するため，取水路及び放水路を経由した津波が敷地に流入する可能性がある。
このため，取水路及び放水路にコンクリートを充填し閉鎖する。これにより，津波が流入することはない。第 2.2-45 図に東海発電所取水路及び放水路の配置図，第 2.2-46 図に
東海発電所取水路及び放水路の閉鎖概要図を示す。

５条- 67

(3) 漏水による重要な安全機能への影響防止（外郭防護２）
基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

4.3 漏水による重要な安全機能への影響防止（外郭 1.4.1.4
防護２）

審査資料記載内容

漏水による重要な安全機能への影響防止

2.3（外郭防護２）防護２）

備考

漏水による重要な安全機能への影響防止（外郭(1) 漏水対策

4.3.1 漏水対策

【規制基準における要求事項等】【規制基準における要求事項等】
取水・放水設備の構造上の特徴等を考慮して、取取水・放水設備の構造上の特徴等を考慮して，取水・放水施設や地下部等における漏水の可能性を検水・放水施設や地下部等における漏水の可能性を検討すること。

討すること。

漏水が継続することによる浸水の範囲を想定（以下｢浸水想定範囲｣という。）すること。

漏水が継続することによる浸水の範囲を想定（以下「浸水想定範囲」という。
）すること。

浸水想定範囲の境界において浸水の可能性のある浸水想定範囲の境界において浸水の可能性のあ

経路、浸水口（扉、開口部、貫通口等）を特定する

る経路，浸水口（扉，開口部，貫通口等）を特定す

こと。

ること。

特定した経路、浸水口に対して浸水対策を施すこと特定した経路，浸水口に対して浸水対策を施すことににより浸水範囲を限定すること。

より浸水範囲を限定すること。
【検討方針】【確認内容】(1)要求事項に適合する方針であることを確認する。

取水・放水設備の構造上の特徴等を考慮して，取なお、後段規制（工事計画認可）においては、浸水

水・放水施設や地下部等における漏水の可能性を検想定範囲、浸水経路・浸水口・浸水量及び浸水防止討する。

設備の仕様について、確認する。

漏水が継続する場合は，浸水想定範囲を明確にし，浸水想定範囲の境界において浸水の可能性のある経路，浸水口（扉，開口部，貫通口等）を特定する。
また，浸水想定範囲がある場合は，浸水の可能性のある経路，浸水口に対して浸水対策を施すことにより浸水範囲を限定する（【検討結果】参照）。
【検討結果】(1)

漏水対策「2.2 敷地への浸水防止（外郭防護１）」で示したと取水・放水設備の構造上の特徴等を考慮して， おり，入力津波高さに基づき，取水路，放水路等から取水・放水施設及び地下部等における漏水の可能 の津波の流入の可能性のある経路について特定し，そ性を検討した結果，外郭防護１での浸水対策の実 れぞれの流入経路の構造等を考慮して浸水対策を実施により，津波の流入防止が可能と考えるが，重 施することとしている。第 2.3-1 表に「2.2 敷地への要な安全機能を有する設備である非常用海水ポ 浸水防止（外郭防護１）」において特定した流入経路
ンプが設置されている海水ポンプ室については， に対して実施する浸水対策について整理して示す。
上記の浸水対策の実施により，津波の流入防止が
基準津波が取水路を経て取水ピットから流入する可能性があるため，漏水が継続することによる可能と考えるが，ここでは，重要な安全機能を有す

浸水の範囲（以下「浸水想定範囲」という。）とる設備である非常用海水ポンプの設置されている
５条- 68基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針
して想定する。

審査資料記載内容

備考

海水ポンプ室に，津波の直接の流入経路となる海水浸水想定範囲への浸水の可能性がある経路とポンプグランドドレン排出口が存在することから，して，海水ポンプ室の床に海水ポンプのグランド

漏水が継続することによる浸水の範囲（以下「浸水ドレンを排水する排出口があるため，海水ポンプ

想定範囲」という。）として想定する。なお，海水

グランドドレン排出口逆止弁を設置する。海水ポ

ポンプ室における津波の流入が想定される箇所でンプグランドドレン排出口逆止弁は，漏水によりある海水ポンプグランドドレン排出口に対しては，津波の浸水経路となる可能性があるため，浸水想

浸水防止設備として逆止弁を設置する。

定範囲の浸水量評価において考慮する。これらの第2.3-1図に非常用海水ポンプの配置図，図2.3-2

浸水対策の概要について，第 1.4-4 図に示す。

図に取水ピットにおける上昇側の入力津波の時刻
歴波形，第2.3-3図に海水ポンプグランドドレン排出配管ルートを示す。

4.3.2 安全機能への影響確認

1.4.1.4【規制基準における要求事項等】

漏水による重要な安全機能への影響防止 安全機能への影響評価(2)【規制基準における要求事項等】（外郭防護２）
浸水想定範囲の周辺に重要な安全機能を有する

浸水想定範囲の周辺に重要な安全機能を有する設設備等がある場合は，防水区画化すること。

備等がある場合は、防水区画化すること。

必要に応じて防水区画内への浸水量評価を実施

必要に応じて防水区画内への浸水量評価を実施し、し，安全機能への影響がないことを確認すること。

安全機能への影響がないことを確認すること。

【検討方針】【確認内容】(1)要求事項に適合する影響確認の方針であること

浸水想定範囲が存在する場合，その周辺に重要なを確認する。なお、後段規制（工事計画認可）に安全機能を有する設備等がある場合は，防水区画化

おいては、浸水想定範囲、浸水経路・浸水口・浸する。必要に応じて防水区画内への浸水量評価を実水量及び浸水防止設備の仕様を確認する。

施し，安全機能への影響がないことを確認する（【検討結果】参照）。
【検討結果】(2)

安全機能への影響評価

浸水想定範囲である海水ポンプ室には，重要な安海水ポンプ室には，重要な安全機能を有する屋

全機能を有する屋外設備である非常用海水ポンプ

外設備である非常用海水ポンプが設置されていが設置されていることから，海水ポンプ室を防水区るため，海水ポンプ室を防水区画化する。

画化する。「(1) 漏水対策」で述べたとおり，非常防水区画化した海水ポンプ室の海水ポンプグ

用海水ポンプの設置されている海水ポンプ室は海ランドドレン排出口逆止弁については，漏水が発生する可能性があるため，浸水量を評価し，安全

水ポンプグランドドレン排出口逆止弁からの漏水が想定されることから，海水ポンプ室への浸水量の機能への影響がないことを確認する。

評価結果を踏まえて，安全機能への影響を評価した。
ａ．機能喪失高さ
非常用海水ポンプの安全機能に対しては，モータ本体，電源ケーブル及び電源への影響が考
５条- 69基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

審査資料記載内容

備考

えられる。
非常用海水ポンプのうち，残留熱除去系海水ポンプの電源ケーブルは，端子台高さがT.P.
＋3.7mであり，電源ケーブルは中間接続なしで
原 子 炉 建 屋 電 気 室 （ T.P. − 4.0m 及 び T.P. ＋
2.5m）まで敷設されている。これに対して，モータ下端高さはT.P.＋2.7mである。このため，機能を維持できる水位は，モータ下端高さのT.P.＋2.7mとなる。
非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプの電源ケーブルは，端子台高さがT.P.
＋2.4mであり，電源ケーブルは中間接続なしで原子炉建屋の非常用ディーゼル発電機室及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機室（T.P.
＋0.7m）まで敷設されている。これに対して，
モータ下端高さはT.P.＋2.2mである。このため，機能を維持できる水位は，モータ下端高さのT.P.＋2.2mとなる。
また，非常用海水ポンプ用の電源は，常用電源回路と分離されているため，常用電源回路に地絡が発生した場合においても影響は受けない。
なお，非常用海水ポンプモータについては，
各々のポンプに対して1台ずつ合計7台の予備品を確保し，津波の影響を受けない場所に保管している。
第 2.3-4 図に非常用海水ポンプの位置関係
図を示す。
ｂ．逆止弁性能
海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁の水密性については，水圧試験等によって評価している。試験にて許容漏えい量を 0.13 ／分と設定しているが，水圧試験等において漏えいは確認されていないことから漏水の影響はない。しかしながら，ここでは保守的に 0.13 ／分の漏れ量を考慮した場合の海水ポンプ室への漏水量を評価するとともに，さらに，海水ポンプグランドドレン排５条- 70基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

審査資料記載内容

備考

出口逆止弁のフロート開固着による動作不良を想定した場合の漏水量を評価した。第 2.3-5 図に海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁の構造
図を示す。
ｃ．漏えい量評価の前提条件
海水ポンプグランドドレン排出口からの漏水量評価に当たっては，保守的に以下の条件を想定した。
・試験の許容漏えい量である0.13 ／分に基づく漏水量評価に当たっては，各海水ポン
プ室のグランドドレン排出口逆止弁から漏水が発生するものとする。

・ 海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁の動作不良を想定した漏水量評価に当たっては，各海水ポンプ室（北側及び南側）の逆止弁の動作不良を想定する。この際，配管圧損及び逆止弁の圧損は考慮しない保守的な条件とする。
・ 漏水の発生高さは，非常用海水ポンプのうち，ポンプに接続するグランドドレン排出配管の高さの低い非常用ディーゼル発電機
用海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプの接続部高さ
T.P.＋1.64mとし，入力津波の時刻歴波形から，T.P.＋1.64mを超える継続時間において漏水が発生するものとする（非常用ディー
ゼル発電機用海水ポンプグランドドレン排出配管接続部位置は第2.3-3図参照）。
・ T.P.＋1.64m を超える継続時間については，
入力津波の時刻歴波形から，6 パターンに類型化した上で，漏水量の算出に当たっては，各パターンの津波高さ及び継続時間を保守的に設定した上で，正弦波として評価する。第 2.3-6 図に取水ピットにおける入力津波の時刻歴波形及び類型化，第 2.3-7
図に時刻歴波形の正弦波モデル例を示す。
ｄ．漏えい量評価結果①

許容漏えい量である0.13 ／分に基づく漏５条- 71

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

審査資料記載内容

備考

水量評価結果第 2.3-6 図に示したとおり，漏水発生高さ（グランドドレン排出配管ポンプ接続部下端高さ）T.P.＋1.64m を超える継続時間は合計で 120 分であるため，逆止弁 1 台当たりのグランドドレン排出配管からの漏水量は15.6 となる。各海水ポンプ室にはそれぞれ
1 台の海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁が設置されていることから，北側海水ポン
プ室及び南側海水ポンプ室の漏水量は 15.6となり，漏水量はごく僅かで，海水ポンプ室
床面への浸水は 1mm 以下である。
以上より，非常用海水ポンプグランドドレ
ン排出口逆止弁から 0.13 ／分の漏れ量を想定した漏水によっても，非常用海水ポンプの安全機能を阻害することはない。
②

海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁の動作不良を考慮した場合の漏水量評価
第 2.3-6 図において 6 パターンに類型化した保守的な津波高さ及び継続時間に基づき，各海水ポンプ室（北側及び南側）それぞれの非常用海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁の動作不良を想定した場合の漏水量を評価した。
評価の結果，漏水量は，海水ポンプグラン
ドドレン排出口逆止弁 1 台当たり 12.9m３となり，浸水高さは，海水ポンプ室（北側）でT.P.＋1.13m 及び海水ポンプ室（南側）でT.P.＋1.04m であり，機能喪失高さの低い非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプのモータ下端高さ T.P.＋2.2m に対して，1m 以上の裕度があることが分かった。
以上より，海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁の動作不良を想定した漏水の発生によっても，非常用海水ポンプの安全機能を阻害することはない。
第 2.3-2 表に海水ポンプグランドドレン
５条- 72基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

審査資料記載内容

備考

排出口逆止弁作動不良時の漏水量評価結果を示す。
4.3.3 排水設備設置の検討

1.4.1.4【規制基準における要求事項等】

漏水による重要な安全機能への影響防止 （3）排水設備設置の検討【規制基準における要求事項等】（外郭防護２）
浸水想定範囲における長期間の冠水が想定され浸水想定範囲における長期間の冠水が想定されるる場合は，排水設備を設置すること。

場合は、排水設備を設置すること。

【検討方針】【確認内容】

浸水想定範囲における長期間の冠水が想定される場合は，排水設備を設置する（【検討結果】参照）。

(1)要求事項に適合する方針であることを確認する。
なお、後段規制（工事計画認可）においては、浸水想定範囲における排水設備の必要性、設置する場合の設備仕様について確認する。

【検討結果】(3)

排水設備の検討

浸水想定範囲である海水ポンプ室において，非常用

上記(2)において浸水想定範囲である海水ポン 海水ポンプグランドドレン排出配管逆止弁からの漏プ室において，長期間冠水することが想定される 水を想定しても，2．3(2)に示したとおり，非常用海場合は，排水設備を設置する。

水ポンプの安全機能は阻害されないため，排水設備は不要である。

５条- 73

(4) 重要な安全機能を有する施設の隔離（内郭防護）
基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

審査資料記載内容

備考

重要な安全機能を有する施設の隔離（内郭防 1.4.1.5 設計基準対象施設の津波防護対象設備を内 2.4 重要な安全機能を有する施設の隔離（内郭防護）
2.4.1 浸水防護重点化範囲の設定
包する建屋及び区画の隔離（内郭防護）護）【規制基準における要求事項等】

4.4

重要な安全機能を有する設備等を内包する建屋及4.4.1 浸水防護重点化範囲の設定

び区画については，浸水防護重点化範囲として明確化【規制基準における要求事項等】すること。

重要な安全機能を有する設備等を内包する建屋及び区画については、浸水防護重点化範囲として明確化すること。

【検討方針】【確認内容】(1)重要な安全機能を有する設備等（耐震Ｓクラスの設計基準対象施設の津波防護対象設備（津波防護機器・配管系）のうち、基本設計段階において位

施設，浸水防止設備，津波監視設備及び非常用取水置が明示されているものについては、それらの設設備を除く。
）を内包する建屋及び区画については，備等を内包する建屋、区画が津波防護重点範囲と浸水防護重点化範囲として明確化する。

して設定されていることを確認する。
(2)基本設計段階において全ての設備等の位置が明示されているわけではないため、工事計画認可の段階において津波防護重点化範囲を再確認する必要がある。したがって、基本設計段階において位置が確定していない設備等に対しては、内包する建屋及び区画単位で津波防護重点化範囲を工認段階で設定することが方針として明記されていることを確認する。
【検討結果】(1)

浸水防護重点化範囲の設定

設計基準対象施設の津波防護対象設備（津波防護浸水防護重点化範囲として，原子炉建屋，使用施設，浸水防止設備，津波監視設備及び非常用取水済燃料乾式貯蔵建屋，海水ポンプ室，軽油貯蔵タ設備を除く。）を内包する建屋及び区画としては、

ンク及び非常用海水系配管を設定する。

原子炉建屋，タービン建屋，使用済燃料乾式貯蔵建屋，海水ポンプ室，排気筒，軽油貯蔵タンク，緊急時対策所及び非常用海水系配管がある。このうち，
耐震Ｓクラスの設備を内包する建屋及び区画は，原子炉建屋，使用済燃料乾式貯蔵建屋，海水ポンプ室，軽油貯蔵タンク及び非常用海水系配管であるため，これらを浸水防護重点化範囲として設定する。
第2.4-1図に設計基準対象施設の津波防護対象設
備を内包する建屋及び区画並びに浸水防護重点化
範囲の配置を示す。
５条- 74基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

審査資料記載内容

備考

4.4.2 浸水防護重点化範囲の境界における浸水対 1.4.1.5 設計基準対象施設の津波防護対象設備を内 2.4.2 浸水防護重点化範囲の境界における浸水対策【規制基準における要求事項等】
包する建屋及び区画の隔離（内郭防護）策
津波による溢水を考慮した浸水範囲，浸水量を安【規制基準における要求事項等】
津波による溢水を考慮した浸水範囲、浸水量を安全側に想定すること。

全側に想定すること。
浸水範囲，浸水量の安全側の想定に基づき，浸水

浸水範囲、浸水量の安全側の想定に基づき、浸水防防護重点化範囲への浸水の可能性のある経路，浸水護重点化範囲への浸水の可能性のある経路、浸水口

口（扉，開口部，貫通口等）を設定し，それらに対（扉、開口部、貫通口等）を特定し、それらに対しして浸水対策を施すこと。

て浸水対策を施すこと。
【確認内容】【検討方針】
津波による溢水を考慮した浸水範囲，浸水量を想(1)要求事項に適合する方針であることを確認する。
なお、後段規制（工事計画認可）においては、浸定する。

水範囲、浸水量の想定、浸水防護重点化範囲への浸水範囲，浸水量の想定に基づき，浸水防護重点

浸水経路・浸水口及び浸水防止設備の仕様につい化範囲への浸水の可能性のある経路，浸水口（扉，て、確認する。

開口部，貫通口等）を特定し，それらに対して浸水(2)津波による溢水を考慮した浸水範囲、浸水量につ対策を実施する。

いては、地震による溢水の影響も含めて、以下の津波による溢水を考慮した浸水範囲，浸水量につ例のように安全側の想定を実施する方針である

いては，地震による溢水の影響も含めて，以下の方ことを確認する。

針により安全側の想定を実施する。

①地震・津波による建屋内の循環水系等の機器・配(1)

地震・津波による建屋内の循環水系等の機器・管の損傷による建屋内への津波及び系統設備保有

配管の損傷による建屋内への津波及び系統設備

水の溢水、下位クラス建屋における地震時のドレ

保有水の溢水，下位クラス建屋における地震時のン系ポンプの停止による地下水の流入等の事象がドレン系ポンプの停止による地下水の流入等の想定されていること。

事象を考慮する。

②地震・津波による屋外循環水系配管や敷地内のタ(2)

地震・津波による屋外循環水系配管や敷地内のンク等の損傷による敷地内への津波及び系統設備

タンク等の損傷による敷地内への津波及び系統

保有水の溢水等の事象が想定されていること。

保有水の溢水等の事象を考慮する。

③循環水系機器・配管損傷による津波浸水量につい(3)

循環水系機器・配管等損傷による津波浸水量にては、入力津波の時刻歴波形に基づき、津波の繰

ついては，入力津波の時刻歴波形に基づき，津波り返しの来襲が考慮されていること。

の繰り返し襲来を考慮する。

④機器・配管等の損傷による溢水量については、内部溢水における溢水事象想定を考慮して算定していること。
⑤地下水の流入量については、例えば、ドレン系が(4) 配管・機器等の損傷による溢水量については，
内部溢水における溢水事象想定を考慮して算出する。
(5)

地下水の流入量は，対象建屋周辺のドレン系に停止した状態での地下水位を安全側（高め）に設

よる排水量の実績値に基づき，安全側の仮定条件

定した上で、当該地下水位まで地下水の流入を考で算定する。

慮するか、又は対象建屋周辺のドレン系による１(6)

施設・設備施工上生じうる隙間部等がある
５条- 75基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

審査資料記載内容

備考

場合には，当該部からの溢水も考慮する。

日当たりの排水量の実績値に対して、外部の支援を期待しない約７ 日間の積算値を採用する等、安全側の仮定条件で算定していること。
⑥施設・設備施工上生じうる隙間部等についても留意し、必要に応じて考慮すること。

【検討結果】(2)

設計基準対象施設の津波防護対象設備（津波防護浸水防護重点化範囲の境界における浸水対策
津波による溢水を考慮した浸水範囲，浸水量に施設，浸水防止設備，津波監視設備及び非常用取水ついては，以下のとおり地震による溢水の影響も含めて確認を行い，浸水防護重点化範囲への浸水

設備を除く。
）を内包する建屋及び区画については，「2.2 敷地への浸水防止（外郭防護１）」のとおり，の可能性のある経路，浸水口を特定し，浸水対策

基準津波に対して外郭防護が達成されており，津波を実施する。具体的には，タービン建屋から浸水

単独事象に対して浸水防護重点化範囲の境界に浸防護重点化範囲（原子炉建屋）への地震による循水が達することはない。しかし，地震後の津波によ環水系配管の損傷箇所からの津波の流入等を防る影響としては，以下に示す事象が考えられるた止するため，タービン建屋と隣接する原子炉建屋

め，各事象による浸水防護重点化範囲への影響を評の地下階の貫通部に対して止水処置を実施する。

価する。第2.4-2図に浸水防護重点化範囲と想定す

屋外の循環水系配管の損傷箇所から海水ポンプ

る溢水及び津波に流入箇所を示す。

室への津波の流入を防止するため，海水ポンプ室(1)

地震後の津波による浸水防護重点化範囲へ影貫通部止水処置を実施する。また，屋外の非常用響することが考えられる事象について

海水系配管（戻り管）の破損箇所から津波の流入

ａ．屋内の溢水を防止するため，貫通部止水処置に加えて，海水(a)

ポンプ室ケーブル点検口浸水防止蓋の設置を実タービン建屋における循環水系配管からの溢水及び津波の流入
地震に起因するタービン建屋内の循環水系施する。浸水対策の実施に当たっては，以下の影響を考慮する。

配管の伸縮継手の破損並びに耐震Ｂクラス及ａ．地震に起因するタービン建屋内の循環水系配びＣクラスの機器の損傷により保有水が溢水

管の伸縮継手の破損及び耐震Ｂクラス及びＣするとともに，津波が循環水系配管に流れ込クラス機器の損傷により保有水が溢水するとみ，循環水系配管の損傷箇所を介してタービ

ともに，津波が循環水系配管に流れ込み，循環

ン建屋内に流入することが考えられる。

水系配管の伸縮継手の損傷箇所を介して，ター

このため，タービン建屋での溢水及びター

ビン建屋内に流入することが考えられる。この

ビン建屋への津波の流入により，タービン建ため，タービン建屋内に流入した津波により，屋に隣接する浸水防護重点化範囲である原子タービン建屋に隣接する浸水防護重点化範囲（原子炉建屋）への影響を評価する。

炉建屋への影響を評価する。

ｂ．地震に起因する循環水ポンプ室での循環水系
配管の伸縮継手の破損箇所を介して，津波が循
環水ポンプ室に流入することが考えられる。こｂ．屋外の溢水(a)

循環水ポンプ室における循環水系配管からの溢水及び津波の流入のため，循環水ポンプ室に流入した津波によ

地震に起因する循環水ポンプ室内の循環水

り，隣接する浸水防護重点化範囲（海水ポンプ

系配管の伸縮継手の破損により保有水が溢水
５条- 76基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針
室）へ与える影響を評価する。

審査資料記載内容
するとともに，津波が循環水系配管に流れ込

ｃ．地震に起因する屋外の非常用海水系配管（戻み，循環水系配管の損傷箇所を介して循環水り管）の損傷箇所を介して，津波が設計基準対ポンプ室内に流入することが考えられる。

象施設の津波防護対象設備（津波防護施設，浸このため，循環水ポンプ室への溢水及び津水防止設備，津波監視設備及び非常用取水設備

波の流入により隣接する海水ポンプ室へ流入を除く。）の設置された敷地に流入することがする可能性があることから，浸水防護重点化考えられる。このため，敷地に流入した津波に範囲である海水ポンプ室への影響を評価す

より，浸水防護重点化範囲（原子炉建屋，使用る。

済燃料乾式貯蔵建屋，海水ポンプ室，軽油貯蔵タンク及び非常用海水系配管）への影響を評価(b) 屋外における非常用海水系配管（戻り管）
からの溢水及び津波の流入
残留熱除去系の海水配管，非常用ディーゼする。
ｄ．地下水については，地震時の地下水の流入が

ル発電機用の海水配管及び高圧炉心スプレイ

浸水防護重点化範囲へ与える影響について評系ディーゼル発電機用の海水配管（以下「非価する。

常用海水系配管」という。
）の原子炉建屋から

上記(2)ａ．〜ｄ．の浸水範囲，浸水量の評価

放水路までの放水ラインの部分（屋外）は，については，以下のとおり安全側の想定を実施す

耐震Ｃクラスであることから，地震に起因しる。

て損傷した場合には，非常用海水ポンプの運ａ．建屋内の機器・配管の損傷による津波，溢水

転にともない損傷箇所から溢水するととも等の事象想定に，放水路に流入した津波が非常用海水系配(3)タービン建屋における溢水については，循環管に流れ込み，非常用海水系配管の損傷箇所

水系配管の伸縮継手の全円周状の破損及び地を介して設計基準対象施設の津波防護対象設

震に起因する耐震Ｂクラス及びＣクラス機器

備（津波防護施設，浸水防止設備，津波監視の破損を想定し，地震加速度大による原子炉ス

装置及び非常用取水設備を除く。
）の設置されクラム及びタービン建屋復水器エリアの漏えた敷地に流入する可能性があることから，浸い信号で作動するインターロックによる循環水防護重点化範囲への影響を評価する。

水ポンプの停止及び復水器水室出入口弁の閉(c)

屋外タンクからの溢水止までの間に生じる溢水量と溢水源となり得

地震に起因して，防潮堤内側に設置されたる機器の保有水による溢水量及び循環水系配屋外タンクが損傷し，敷地内に溢水が生じた

管の破損箇所からの津波の流入量を合算した

場合には，浸水防護重点化範囲及び隣接する

水量が，タービン建屋空間部に滞留するものとタービン建屋へ流入する可能性があることかして溢水水位を算出する。なお，インターロッら影響を評価する。

クにより復水器水室出入口弁を閉止すること
により津波の流入を防止できるため，津波の流入は考慮しない。
ｂ．屋外配管やタンク等の損傷による津波，溢水等の事象想定備考

ｃ．地下水による影響
東海第二発電所では，溢水防護対象設備を内包する原子炉建屋，タービン建屋等の周辺地下部に第2.4-3図に示すように地下水の排水設備（サブドレン）を設置しており，同設備により循環水系配管の屋外における溢水について

各建屋周辺に流入する地下水の排出を行っていは，循環水系配管の伸縮継手の全円周状の破損る。地震によりすべての排水ポンプが同時に機
５条- 77基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

審査資料記載内容を想定し，循環水ポンプ吐出による溢水が循環能喪失することを想定し，その際の排水不能と水ポンプ室へ流入して滞留する水量を算出し，なった地下水が浸水防護重点化範囲に与える影

隣接する浸水防護重点化範囲に浸水しないこ

響について評価する。

とを確認する。なお，インターロックにより循(2)

影響評価方針環水ポンプ出口弁及び復水器水室出入口弁を

ａ．屋内の溢水

閉止することにより津波の流入を防止できる(a)

ため，津波の流入は考慮しない。

タービン建屋における循環水系配管からの溢水及び津波の流入

屋外における非常用海水系配管（戻り管）か

タービン建屋における循環水系配管からのらの溢水については，非常用海水ポンプの全台運転を想定し，その定格流量が溢水し，設計基

溢水及び津波の流入においては，循環水系配管の伸縮継手の破損個所からの溢水及び津波

準対象施設の津波防護対象設備（津波防護施の流入，耐震Ｂクラス及びＣクラス機器の損設，浸水防護設備，津波監視設備及び非常用取傷による溢水を合算した水量がタービン建屋

水設備を除く。）の設置された敷地に流入した

空間部に滞留するものとして，浸水防護重点

ときの浸水防護重点化範囲への影響を確認す

化範囲への影響を評価する。

る。なお，津波の襲来前に放水路ゲートを閉止

評価の方針を以下に示す。第2.4-4図に評価することから，非常用海水系配管（戻り管）の方針の概要を示す。

放水ラインの放水路側からの津波の流入は防ⅰ)止できるため，津波の流入は考慮しない。
屋外タンクの損傷による溢水は，設計基準対
象施設の津波防護対象設備（津波防護施設，浸地震により循環水系配管の伸縮継手の全円周状の破損及び耐震Ｂクラス及びＣクラスの機器の損傷により溢水が発生する。
ⅱ)

地震加速度大による原子炉スクラム信号

水防護設備，津波監視設備及び非常用取水設備

及びタービン建屋の復水器エリアの漏えいを除く。）の設置された敷地に流入したときの検知信号により，循環水ポンプ停止及び復浸水防護重点化範囲への影響を確認する。な

水器水室出入口弁閉止のインターロックを

お，屋外タンクの損傷による溢水については，設けることから，循環水系配管の伸縮継手

津波の影響はない。

からの溢水は，破損から循環水ポンプ停止

ｃ．循環水系及び非常用海水系の機器・配管損傷による津波浸水量の考慮
上記ａ．及びｂ．のとおり，循環水系配管及び非常用海水系配管（戻り管）の損傷に対して，津波を流入させない設計とすることから，津波の浸水量は考慮しない。
ｄ．機器・配管等の損傷による内部溢水の考慮
機器・配管等の損傷による浸水範囲，浸水量については，損傷箇所を介したタービン建屋へ

及び復水器水室出入口弁の閉止までの時間を考慮する。なお，インターロックの詳細については，「内部溢水の評価について」に示す。
ⅲ)

循環水ポンプ1台目及び2台目の停止は伸縮継手の損傷から3分後，3台目は5分後となるが，保守的に3台とも5分後に停止するも
のとする。
ⅳ)

循環水系配管の伸縮継手損傷箇所での溢の津波の流入，内部溢水等の事象想定も考慮し水の流出圧力は，保守的に循環水ポンプのて算定する。

吐出圧力とする。また，保守的に配管の圧

ｅ．地下水の溢水影響の考慮
地下水の流入については，複数のサブドレン

備考

力損失は考慮しない。
ⅴ)

耐震Ｂクラス及びＣクラス機器の損傷に５条- 78基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

審査資料記載内容

ピット及び排水ポンプにより排水することがよる溢水は，瞬時にタービン建屋に滞留すできる。また，排水ポンプ停止に伴う地下水位ることとする。

上昇を想定しても建屋地下部貫通部の止水処

ⅵ)

インターロックにより復水器水室出入口置を行い，浸水防護重点化範囲への浸水を防止

弁を閉止することから，津波及びサイフォする設計とする。

ンによる流入は考慮しない。

ｆ．施設・設備施工上生じうる隙間部等についての考慮
津波及び溢水により浸水を想定するタービ

ｂ．屋外の溢水(a)

循環水ポンプ室における循環水系配管からの溢水及び津波の流入

ン建屋と原子炉建屋地下部の境界において，施工上生じうる建屋間の隙間部には，止水処置を

循環水ポンプ室における循環水系配管からの溢水及び津波の流入においては，循環水系

行い，浸水防護重点化範囲への浸水を防止する

配管の伸縮継手の破損箇所からの溢水及び津設計とする。また，津波及び溢水により浸水を

波の流入を合算した水量が循環ポンプ室空間想定する循環水ポンプ室と隣接する海水ポン部に滞留するものとして，浸水防護重点化範

プ室の貫通部の隙間部には，止水処置を行い，囲への影響を評価する。

浸水防護重点化範囲への浸水を防止する設計
とする。

備考

評価の方針を以下に示す。第2.4-5図に評価
方針の概要を示す。
ⅰ)

地震により循環水系配管の伸縮継手の全円周状の破損により溢水が発生する。
ⅱ)

地震加速度大による原子炉スクラム信号

及び循環水ポンプエリアの漏えい検知信号
により，循環水ポンプを停止するとともにポンプ出口弁を閉止するインターロックを設けることから，循環水系配管の伸縮継手からの溢水は，破損から循環水ポンプ停止，
循環水ポンプ出口弁の閉止及び復水器水室
出入口弁の閉止までの時間を考慮する。なお，インターロックの詳細については「内部溢水の評価について」に示す。
ⅲ)

循環水ポンプ1台目及び2台目の停止は伸縮継手の損傷から3分後，3台目は5分後となるが，保守的に3台とも5分後に停止するものとする。
ⅳ) 循環水系配管の伸縮継手破損箇所での溢水の流出圧力は，循環水ポンプの吐出圧力とする。また，保守的に配管の圧力損失は考慮しない。
ⅴ)

インターロックにより，循環水ポンプを停止するとともにポンプ出口弁及び復水器
５条- 79基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

審査資料記載内容

備考

水室出入口弁を閉止するインターロックを設けることから，津波及びサイフォンによる流入は考慮しない。
(b)

屋外における非常用海水系配管（戻り管）

からの溢水及び津波の流入
屋外における非常用海水系配管（戻り管）
からの溢水及び津波の流入においては，非常用海水ポンプの運転にともなう溢水及び津波の流入を合算した流量が設計基準対象施設の津波防護対象設備（津波防護施設，浸水防護設備，津波監視設備及び非常用取水設備を除く。
）の設置された敷地に流れ込んだときの浸水防護重点化範囲への影響を評価する。第
2.4-6図に非常用海水系配管の放出ラインのルートを示す。
評価の方針を以下に示す。
ⅰ)

非常用海水ポンプは全台運転とし，その定格流量が溢水する。
ⅱ)

敷地内に広がった溢水及び流入した津波

は，途中での地中への浸透及び構内排水路
からの排出を考慮しない。
ⅲ)

溢水及び流入した津波は，敷地全体に均一に広がるものとする。
ⅳ)

津波が襲来する前に放水路ゲートを閉止

し敷地への流入を防止するため，非常用海水系配管の放水ラインの放水路側からの津波の流入は考慮しない。
ⅴ)

非常用海水系配管の放水ラインは，T.P.

＋8mの敷地に設置されていることから海水面より十分高い位置にあり，津波が襲来する前に放水路ゲートを閉止することから，
放水路側からのサイフォンによる流入は考慮しない。
ｃ．地下水による影響
地震によりすべての排水ポンプが同時に機能喪失することを想定する。
(3)

評価結果

ａ．屋内の溢水
５条- 80基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

審査資料記載内容(a)

備考

タービン建屋における循環水系配管からの溢水及び津波の流入ⅰ)

溢水量評価
循環水系配管の伸縮継手からの溢水量

は，溢水流量及び溢水時間から算出した。
溢水量は，復水器水室出入口弁12箇所，復水器水室連絡弁6箇所及び復水器バイパス
弁3箇所の合計21箇所の伸縮継手の損傷を想定して算出した結果，約142,730m３／hとなった。溢水時間は，地震による伸縮継手
損傷からインターロックによる循環水ポン
プ停止及び復水器水室出入口弁の閉止までの5分間となることから，循環水系配管の伸縮継手からの溢水量は，約11,900m３となる。
なお，評価の詳細は「内部溢水の評価について」に示す。
耐震Ｂクラス及びＣクラス機器の損傷による溢水量は，約9,010

m３となる。なお，評価の詳細は「内部溢水の評価について」に示す。
ⅱ)

サイフォン効果による流入量
インターロックにより復水器水室出入口

弁を閉止することから，サイフォンによる流入は考慮しないため，0m３である。
ⅲ)

津波の流入量インターロックにより復水器水室出入口

弁を閉止し，循環水系配管の伸縮継手の損
傷から閉止までの時間は5分であり，津波の流入は防止できることから，津波の流入量は0m３である。
ⅳ)

浸水防護重点化範囲への影響評価

タービン建屋のT.P.＋8.2mの箇所には，原子炉建屋との通路があり，この通路から
原子炉建屋へ流入する可能性がある。このため，浸水防護重点化範囲である原子炉建屋への影響がない高さとして，T.P.＋8.2m
までがタービン建屋に貯留できる空間となり，その容量は約26,699m３となる。なお，
５条- 81

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

審査資料記載内容

備考

タービン建屋の貯留できる容量の詳細は内部溢水の評価について」に示す。
循環水系配管の伸縮継手の破損個所からの溢水及び津波の流入，耐震Ｂクラス及びＣクラス機器の損傷による溢水を合算した
水量約20,910m３は，タービン建屋の貯留できる容量約26,699m３以下であり，タービン建屋から原子炉建屋への流入はないため，
浸水防護重点化範囲への影響はない。なお，
タービン建屋と浸水防護重点化範囲である
原子炉建屋との境界については，貫通部の止水処置を行い，原子炉建屋への浸水対策を実施しているため，タービン建屋内に溢水が生じた場合においても，隣接する浸水防護重点化範囲へ影響を及ぼすことはな
い。
ｂ．屋外の溢水(a)

循環水ポンプ室における循環水系配管からの溢水及び津波の流入ⅰ)

溢水流量評価循環水ポンプ室における循環水系配管からの溢水として，循環水ポンプ出口弁部の伸縮継手の損傷を想定して算出した結果，
6,179

m３／hとなった。なお，評価の詳細は「内部溢水の評価について」に示す。
ⅱ)

サイフォン効果による流入流量

インターロックにより循環水ポンプ出口弁
及び復水器水室出入口弁を閉止することから，サイフォンによる流入は考慮しないため，
ⅲ)

0m３／hである。

津波の流入流量

インターロックにより循環水ポンプを停止するとともに循環水ポンプ出口弁を閉止
し，循環水系配管の伸縮継手の損傷から閉止までの時間は5分であり，津波の流入は防止できることから，津波の流入流量は0m３／
hである。
ⅳ)

浸水防護重点化範囲への影響評価
５条- 82基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

審査資料記載内容

備考

循環水系配管の伸縮継手の破損箇所からの溢水及び津波の流入を合算した水量が，分離壁間の長方形堰を越流するときの越流水深を算出した結果は0.14mであり，分離壁の高さ0.79mを超えないことから，浸水防護
重点化範囲である海水ポンプ室への影響を及ぼすことはない。なお，越流水深算出の詳細は「内部溢水の評価について」に示す。
また，海水ポンプ室の壁の貫通部について
は，止水処置を行い，海水ポンプ室への浸水対策を実施しているため，循環水ポンプ室及び海水ポンプ室廻りに浸水した場合においても，浸水防護重点化範囲である海水ポンプ室へ影響を及ぼすことはない。
(b)

屋外における非常用海水系配管からの溢水

及び津波の流入ⅰ)

溢水流量評価
溢水流量は，非常用海水ポンプ全台の定格流量として4320.8m３／hとする。なお，溢水流量の詳細については「内部溢水の評価について」に示す。
ⅱ)

サイフォン効果による流入流量
サイフォンによる流入は考慮しないた

め，0m３／hである。
ⅲ)

津波の流入流量
津波の流入は考慮しないため，0m３／hである。
ⅳ)

浸水防護重点化範囲への影響評価
敷地内への広がりは約20mm／hであり，構内排水路は敷地内（防潮堤内側）の降雨量
127.5mm／h以上を排水できる設計とすることから，溢水防護対象設備が設置されている建物等の外壁に設置した扉等の開口部下端の高さ0.2mに対しても影響がないことから，浸水防護重点化範囲への影響はない。
(c)

屋外タンクからの溢水
屋外タンク等の損傷による溢水について

は，基準地震動ＳＳによる地震力によって破損
５条- 83基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

審査資料記載内容

備考が生じるおそれのある屋外タンク等が破損し，保有水が流出し設計基準対象施設の津波防護対象設備（津波防護施設，浸水防止設備，津波監視設備及び非常用取水設備を除く。
）の設置された敷地に広がった時に，浸水防護終点化範囲である原子炉建屋，使用済燃料乾式貯蔵建屋，海水ポンプ室，軽油貯蔵タンク及び非常用海水系配管並びに浸水防護重点化範囲である原子炉建屋に隣接するタービン建屋への流入の可能性について評価する。
評価の方針を以下に示す。
ⅰ)

基準地震動ＳＳによって破損するおそれのある屋外タンクを考慮し，損傷によりタンクの保有水の全量が流出する。
（基準地震
動Ｓ Ｓ によって破損するおそれのないタン
クからの溢水は考慮しない。
）
ⅱ)

タンクから漏えいした溢水は，構内排水路からの排水及び地中への浸透は考慮しない。
ⅲ)

タンクからの溢水は敷地全体に均一に広がるものとする。ⅳ)

淡水貯水池について

は，基準地震動ＳＳによる地震力によって生じるスロッシングにより溢水しない設計とするため，溢水は生じないものとする。
ｃ．地下水による影響
サブドレンは，ピット及び排水ポンプより構成され，ピット間は配管で相互に接続されているため，一箇所の排水ポンプが故障した場合でも，他のピット及び排水ポンプにより排水することができる。また，地震によりポンプ電源が喪失した場合は，一時的な水位上昇の恐れがあるが，仮設分電盤及び仮設ポンプを常備していることから排水は可能となっている。
地下水の溢水防護区画への浸水経路として
は，地下部における配管等の貫通部の隙間及び建屋間の接合部が考えられるが，これらについては，配管貫通部の隙間には止水措置を行っており，また建屋間の接合部にはエキスパンショ
５条- 84基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

審査資料記載内容

備考

ンジョイント止水板を設置しているため，地下水が防護区画内に浸水することはない。
以上より，地震によりサブドレンが機能喪失した際に生じる建屋周辺に流入する地下水は，
浸水防護重点化範囲に影響を与えることがな
い。

５条- 85(5) 水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能への影響防止
基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

審査資料記載内容

備考

水位変動に伴う取水性低下による重要な安全 1.4.1.6 水位変動に伴う取水性低下による重要な安 2.5 水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能への影響防止
全機能への影響防止
機能への影響防止

4.5

4.5.1 非常用海水冷却系の取水性ヒアリング希望日：2017 年 6 月 6 日【規制基準における要求事項等】
非常用海水冷却系の取水性については、次に示す方
針を満足すること。
・基準津波による水位の低下に対して海水ポンプが機能保持できる設計であること。
・基準津波による水位の低下に対して冷却に必要な海水が確保できる設計であること。
【確認内容】(1)取水路の特性を考慮した海水ポンプ位置の評価
水位が適切に算定されていることを確認する。確認のポイントは以下のとおり。
①取水路の特性に応じた手法が用いられていること。（開水路、閉管路の方程式）②取水路の管路の形状や材質、表面の状況に応じた摩擦損失が設定されていること。
(2)前述（3.4(4)）のとおり地殻変動量を安全側に考慮して、水位低下に対する耐性（海水ポンプの仕様、取水口の仕様、取水路又は取水ピットの仕様
等）について、以下を確認する。
①海水ポンプの設計用の取水可能水位が下降側評価
水位を下回る等、水位低下に対して海水ポンプが機能保持できる設計方針であること。
②引き波時の水位が実際の取水可能水位を下回る場
合には、下回っている時間において、海水ポンプの継続運転が可能な貯水量を十分確保できる取水路又は取水ピットの構造仕様、設計方針であること。
なお、取水路又は取水ピットが循環水系と非常系で併用される場合においては、循環水系運転継続等による取水量の喪失を防止できる措置が施される方針であ
ること。
(1)

非常用海水ポンプの取水性
基準津波による水位の低下に伴う取水路から取水ピットの特性を考慮した非常用海水ポンプ
５条- 86基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

審査資料記載内容

備考

位置の評価水位を適切に算出するため，管路において運動方程式及び連続式を用いて解析を実施する。また，その際，貯留堰がない状態で，取水口，取水路及び取水ピットに至る経路をモデル化
し，粗度係数，貝代，スクリーン損失を考慮するとともに，防波堤の有無及び潮位のばらつきの加算による安全側に評価した値を用いる等，計算結果の不確実性を考慮した評価を実施する。
この評価の結果，基準津波による下降側水位はT.P.−5.64m となった。この水位に下降側の潮位のばらつき 0.16m と数値計算上のばらつきを考慮した T.P.−6.0m を評価水位とする。評価水位は，非常用海水ポンプの取水可能水位 T.P.−5.66m を下回ることから，津波防護施設として取水口前面の海中に天端高さ T.P.−4.9m の貯留堰を設置することで，水位低下における非常用海水ポンプの取水性は保持できる。なお，取水ピットは循環水
ポンプを含む常用海水ポンプが併用されているため，発電所を含む地域に大津波警報が発表された場合，引き波時における非常用海水ポンプ取水位置での水位低下量を抑制するため，循環水ポン
プを含む常用海水ポンプは停止する運用とする。
4.5.2 津波の二次的な影響による非常用海水冷却系の機能保持確認【規制基準における要求事項等】
基準津波に伴う取水口付近の砂の移動・堆積が適切に評価されていること。
基準津波に伴う取水口付近の漂流物が適切に評価されていること。
非常用海水冷却系については、次に示す方針を満足すること。
・基準津波による水位変動に伴う海底の砂移動・堆積、陸上斜面崩壊による土砂移動・堆積及び漂流物に対して取水口及び取水路の通水性が確保できる設計であること。
・基準津波による水位変動に伴う浮遊砂等の混入に対して海水ポンプが機能保持できる設計であるこ
５条- 87基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

審査資料記載内容

備考と。
【確認内容】(1)基準津波に伴う取水口付近の砂の移動・堆積につ(2)

津波の二次的な影響による非常用海水ポンプ

いては、（3.2.1）の遡上解析結果における取水の機能保持確認

口付近の砂の堆積状況に基づき、砂の堆積高さが基準津波による水位変動に伴う海底の砂移取水口下端に到達しないことを確認する。取水口

動・堆積及び漂流物に対して，取水口，取水路及下端に到達する場合は、取水口及び取水路が閉塞

び取水ピットの通水性が確保できる設計とする。

する可能性を安全側に検討し、閉塞しないことをまた，基準津波による水位変動に伴う浮遊砂等確認する。｢安全側｣な検討とは、浮遊砂濃度を合
理的な範囲で高めてパラメータスタディするこの混入に対して非常用海水ポンプは機能保持できる設計とする。

とによって、取水口付近の堆積高さを高めに、また、取水路における堆積砂混入量、堆積量を大きめに算定すること等が考えられる。
(2)混入した浮遊砂は、取水スクリーン等で除去することが困難なため、海水ポンプそのものが運転時の砂の混入に対して軸固着しにくい仕様であることを確認する。
(3)基準津波に伴う取水口付近の漂流物については、(3.2.1)の遡上解析結果における取水口付近を含む敷地前面及び遡上域の寄せ波及び引き波の方向、速度の変化を分析した上で、漂流物の可能性を検討し、漂流物により取水口が閉塞しない仕様の方針であること、又は閉塞防止措置を施す方針であることを確認する。
なお、取水スクリーンについては、異物の混入を防止する効果が期待できるが、津波時には破損して混入防止が機能しないだけでなく、それ自体が漂流物となる可能性が有ることに留意する必要がある。
ａ．砂移動・堆積の影響
取水口前面の海底面は T.P.−6.89m であるのに対し，取水口の底面は T.P.−6.04m と海底面より，約 0.85m 高い位置に取水口の底面がある。
また，取水ピットの底面は取水路の底面から1.8m 低く T.P.−7.85m であり，非常用海水ポン
プの吸込み下端から取水路底面までは約 1.3mの距離がある。また，取水口の口は 8 口からなり，1 口当たりの寸法は幅 4.1m，高さ 8.35mとなる。
５条- 88基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

審査資料記載内容

備考

砂移動に関する数値シミュレーションの結果
は，取水口前面における砂堆積厚さは水位上昇
側及び下降側において 0.33m であり，砂の堆積によって，取水口が閉塞することはない。また，取水ピットにおける砂堆積厚さは 0.01m であり，非常用海水ポンプへの影響はなく機能は保持できる。
ｂ．非常用海水ポンプへの浮遊砂の影響
非常用海水ポンプ取水時に浮遊砂の一部が軸受潤滑水としてポンプ軸受に混入したとしても，非常用海水ポンプの軸受に設けられた約
3.7mm の異物逃し溝から排出される構造とする。
これに対して発電所周辺の砂の平均粒径は0.15mm（底質調査）で，数ミリメートル以上の砂はごくわずかであることに加えて，粒径数ミリメートル以上の砂は浮遊し難いものであることを踏まえると，大きな粒径の砂はほとんど混入しないと考えられ，砂混入に対して非常用海水ポンプの取水性は保持できる。
ｃ．漂流物の取水性への影響(a)

漂流物の抽出方法
漂流物となる可能性のある施設・設備を抽出するため，発電所敷地外については，半径約 5km の範囲（陸域については，遡上域を包絡する箇所）を，敷地内については，遡上域として防潮堤の外側を網羅的に調査する。設
置物については，地震で倒壊する可能性のあるものは倒壊させた上で，浮力計算によ(b)抽出された漂流物となる可能性のある施設・設備の影響
基準津波の遡上解析の結果によると，防潮堤の外側は遡上域となる。このため，基準津
波により漂流物となる可能性のある施設・設備が非常用海水ポンプの取水性に影響を及ぼさないことを確認する。
５条- 89基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

審査資料記載内容

備考

この結果，発電所敷地内で漂流する可能性があるものとして，鉄骨造建物の外装板，除塵装置制御盤，浚渫用の作業台船等があるが，作業台船を除いては，設置位置及び流向を考慮すると取水口へは向かわないため，取水性への影響はない。また，作業台船については，取水口に向かう可能性は否定できないが，取水口の口全てを閉塞させることはなく，取水性への影響はない。なお，敷地内の物揚岸
壁に停泊する燃料等輸送船は，津波警報等発令時には緊急退避するため，漂流物とはならない。
発電所敷地外で漂流する可能性があるもの
として，鉄骨造建物の外装板，倉庫，防護柵（木製），ボンベ類等があるが，設置位置及び流向を考慮すると取水口へは向かわないため，取水性への影響はない。なお，発電所近傍で操業する漁船が航行不能になった場合については，取水口に向かう可能性は否定できないが，取水口の口全てを閉塞させることはなく，取水性への影響はない。
発電所前面を通過する定期船に関しては，発電所から半径 5km 以内に航路はないことか
ら，発電所に対する漂流物とはならない。
なお，取水口に向かう可能性のある漂流物については，津波防護施設及び浸水防止設備に衝突する可能性があるため，最も重量が大
きい作業台船を衝突荷重として評価する。
除塵装置である回転レイキ付バースクリー
ン及びトラベリングスクリーンについては，
基準津波の流速に対し，十分な強度を有していることから，損傷することはなく漂流物とはならないことから，取水性に影響を及ぼすことはないことを確認している。

５条- 90(6) 津波監視
基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド
4.6

津波監視

基準適合への対応方針
1.4.1.7

津波監視

審査資料記載内容
2.6

備考

津波監視設備【規制基準における要求事項等】【基準における要求事項等】
敷地への津波の繰り返しの襲来を察知し、津波防護敷地への津波の繰り返しの襲来を察知し，津波防施設、浸水防止設備の機能を確実に確保するため

護施設，浸水防止設備の機能を確実に確保するために、津波監視設備を設置すること。

に，津波監視設備を設置すること。
【検討方針】【確認内容】(1)要求事項に適合する方針であることを確認する。
また、設置の概要として、おおよその位置と監視設備

敷地への津波の繰り返しの襲来を察知し，津波防護施設及び浸水防止設備の機能を確実に確保するの方式等について把握する。

ために，津波監視設備として，津波監視カメラ，取水ピット水位計及び潮位計を基準津波の影響を受けにくい位置に設置する。
【検討結果】
敷地への津波の繰返しの襲来を察知し，津波防護

津波監視設備として以下の設備を設置し監視す

施設，浸水防止設備の機能を確実にするために，津る設計としている。

波監視設備を設置する。津波監視設備としては，津・津波監視カメラ

波監視カメラ，取水ピット水位計及び潮位計を設置

・取水ピット水位計する。津波監視カメラは地震発生後，津波が発生し・潮位計た場合に，その影響を俯瞰的に把握するため，津波

なお，本設備は，地震発生後，津波が発生した場

及び漂流物の影響を受けない防潮堤内側の原子炉建屋の屋上に設置し，津波監視機能が十分に保持で合，その影響を俯瞰的に把握するため設置する。
ａ．設置位置きる設計とする。取水ピット水位計は，非常用海水津波監視設備は，津波の襲来を監視でき，ポンプの取水性を確保するために，基準津波の下降

かつ，基準津波の影響を受けにくい位置に設側の取水ピット水位の監視を目的に、津波及び漂流置する。津波監視カメラは原子炉建屋屋上物の影響を受けにくい防潮堤内側の取水ピットに

T.P.約＋64m，取水ピット水位計は取水ピット

設置し，津波監視機能が十分に保持できる設計とす

上版 T.P.約＋3m，潮位計は取水路内 T.P.約−る。潮位計は，津波の上昇側の水位監視を目的に，5m（検出器）に設置する。第 2.6-1 図に津波

津波及び漂流物の影響を受けにくい取水口入口近監視設備の配置図を示す。

傍の取水路側壁に設置し，津波監視機能が十分に保ｂ．仕様

持できる設計とする。
なお，津波監視設備は，基準地震動に対して，機津波監視カメラは，取水口及び放水口を含む
敷地東側の沿岸域を監視でき，昼夜に亘り中央能を喪失しない設計とする。設計に当たっては，自制御室で監視可能な設計とする。

然条件（積雪，風荷重等）との組合せを適切に考慮

取水ピット水位計は，非常用海水ポンプの設する。

置位置である取水ピット水位を監視するもの(1)

津波監視カメラであり，計測範囲は取水ピット底面付近から取津波監視カメラは，原子炉建屋の屋上 T.P.＋

水ピット上版下端付近に相当するT.P.−7.8m
５条- 91

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

審査資料記載内容

64m に設置し，暗視機能を有したカメラにより，〜T.P.＋2.3mを測定範囲とした設計とする。ま

昼夜を問わず中央制御室及び緊急時対策所からた，潮位計は，基準津波による取水口周辺の潮監視できる設計とする。

位を監視するものであり，引き波時の非常用海取水ピット水位計

水ポンプの取水性を確保するために設置する取水ピット水位計は，T.P.−7.8m〜T.P.＋2.3m

貯留堰の天端高さから敷地前面東側の防潮堤を計測範囲として，取水ピットに設置し，非常用における上昇側入力津波高さを包含するT.P.

海水ポンプが設置された取水ピットの津波に対−5.0m〜T.P.＋20.0mを計測範囲とした設計とする下降側の水位を中央制御室及び緊急時対策

する。

(2)

所から監視できる設計とする。
(3) 潮位計
潮位計は，T.P.−5.0m〜T.P.＋20.0m を計測範

備考

また，津波監視設備は耐震Ｓクラスとし，電源は所内常設直流電源設備から受電すること
で，交流電源喪失時においても監視が継続可能

囲として，取水口入口近傍の取水路側壁に設置な設計とする。

し，津波に対する上昇側の取水口付近の水位を中

第2.6-1表に津波監視カメラの基本仕様，第央制御室及び緊急時対策所から監視できる設計

2-6-2表に取水ピット水位計及び潮位計の基本とする。

仕様を示す。

なお，取水口入口近傍の北側と南側にそれぞれ1 個設置し，2 箇所で計測できるようにすることにより，万が一，漂流物の影響を受けた場合であっても，機能補完ができる設計とする。

５条- 92

3. 施設・設備の設計・評価の方針及び条件(1) 津波防護施設の設計
基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド
5.

施設・設備の設計・評価の方針及び条件

5.1

基準適合への対応方針
10.6.1.1.2

設計方針

津波防護施設の設計

審査資料記載内容
3.

施設・設備の設計・評価の方針及び条件

3.1

津波防護施設の設計

備考【規制基準における要求事項等】
津波防護施設については、その構造に応じ、波力による侵食及び洗掘に対する抵抗性並びにすべり及び転倒に対する安定性を評価し、越流時の耐性にも配慮した上で、入力津波に対する津波防護機能が十分に保持できるよう設計すること。
【確認内容】(1)要求事項に適合する設計方針であることを確認する。なお、後段規制（工事計画認可）においては、施設の寸法、構造、強度及び支持性能（地盤強度、地盤安定性）が要求事項に適合するものであることを確認する。

設計基準対象施設は，基準津波に対して安全機能が損なわれるおそれがない設計とする。
耐津波設計に当たっては，以下の方針とする。
(5)

津波防護施設及び浸水防止設備については，入力津波（施設の津波に対する設計を行うために，(2)設計方針の確認に加え、入力津波に対して津波防津波の伝播特性，浸水経路等を考慮して，それぞ

護機能が十分保持できる設計がなされることのれの施設に対して設定するものをいう。以下同見通しを得るため、以下の項目について、設定のじ。）に対して津波防護機能及び浸水防止機能が考え方を確認する。確認内容を以下に例示する。

保持できる設計とする。また，津波監視設備につ①荷重組合せいては，入力津波に対して津波監視機能が保持でa)余震が考慮されていること。耐津波設計におけきる設計とする。具体的な設計内容を以下に示

る荷重組合せ：常時＋津波、常時＋津波＋地震

す。

（余震）

ｃ．津波防護施設については，その構造に応じ，②荷重の設定波力による侵食及び洗掘に対する抵抗性並びa)津波による荷重（波圧、衝撃力）の設定に関しにすべり及び転倒に対する安定性を評価し，越て、考慮する知見（例えば、国交省の暫定指針

流時の耐性にも配慮した上で，入力津波に対す

等）及びそれらの適用性。

る津波防護機能が十分に保持できる設計とすb)余震による荷重として、サイト特性（余震の震る。

源、ハザード）が考慮され、合理的な頻度、荷重レベルが設定される。
c)地震により周辺地盤に液状化が発生する場合、防潮堤基礎杭に作用する側方流動力等の可能性を考慮すること。
③許容限界
a)津波防護機能に対する機能保持限界として、当該構造物全体の変形能力（終局耐力時の変形）に対して
５条- 93基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

審査資料記載内容

備考

十分な余裕を有し、津波防護機能を保持すること。
（なお、機能損傷に至った場合、補修に、ある程度の期間が必要となることから、地震、津波後の再使用性に着目した許容限界にも留意する必要がある。）
10.6.1.1.3
(1)

主要設備

防潮堤及び防潮扉
津波による遡上波が津波防護対象設備（津波防護施設，浸水防止設備，津波監視設備及び非常用取水設備を除く。）の設置された敷地に到達，流入することを防止し，津波防護対象設備（津波防護施設，浸水防止設備，津波監視設備及び非常用取水設備を除く。）が機能喪失することのない設計とするため，敷地全体を取り囲む形で防潮堤を設置するとともに，防潮堤の道路横断部に防潮扉を設置する。
防潮堤の構造形式としては，鋼製防護壁，鉄筋
コンクリート壁及び鋼管杭鉄筋コンクリート壁からなる。防潮扉は，上下スライド式の鋼製扉である。防潮堤及び防潮扉の設計においては，十分な支持性能を有する地盤に設置するとともに，基準地震動による地震力に対して津波防護機能が十分に保持できる設計とする。また，波力による浸食及び洗掘に対する抵抗性並びにすべり及び転倒に対する安定性を評価し，越流時の耐性や構造境界部の止水に配慮した上で，入力津波に対する津波防護機能が十分に保持できる設計とする。
入力津波については，海岸線に正対する敷地前面
東側とそれ以外の敷地側面北側及び敷地側面南側の 3 区分に分け，それぞれの区分毎に複数の位置で評価した水位から最も大きい水位を選定する。設計に当たっては，漂流物による荷重，自然条件（積雪，風荷重等）及び地震（余震）との組合せを適切に考慮する。
(2)

放水路ゲート
津波が放水路から津波防護対象設備（津波防護施設，浸水防止設備，津波監視設備及び非常用取５条- 94基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

審査資料記載内容

備考

水設備を除く。）の設置された敷地に流入することを防止し，津波防護対象設備（津波防護施設，
浸水防止設備，津波監視設備及び非常用取水設備
を除く。）が機能喪失することのない設計とするため，放水路ゲートを設置する。放水路ゲートは，扉体，戸当たり，門柱（固定部），駆動装置等で構成され，発電所を含む地域に大津波警報が発表された場合に遠隔閉止することにより津波の遡上を防止する設計とする。なお，放水路ゲートを閉止する前に，循環水ポンプを停止する運用とする。
放水路ゲートの設計においては，基準地震動による地震力に対して津波防護機能が十分に保持できる設計とする。また，波力等に対する耐性を評価し，入力津波に対する津波防護機能が十分に保持できる設計とする。設計に当たっては，自然条件（積雪，風荷重等）及び地震（余震）との組合せを適切に考慮する。
放水路ゲートは，中央制御室からの遠隔閉止信号により，電動駆動式又は機械式の駆動機構により，確実に閉止できる設計とする。具体的には，動的機器である駆動機構は，電動駆動式と機械式の異なる仕組みの機構とすることにより多様性
及び独立性を有する設計とする。また，電動駆動
式の駆動用電源は非常用母線からの給電とし，機械式は駆動用電源を必要とせず扉体を自重落下させる機構とすることで，外部電源喪失にも閉止できる設計とする。また，制御系は多重化して，誤信号による誤動作を防止し，単一故障に対して機能喪失しない設計とする。さらに，循環水ポン
プ運転中は閉止しないインターロックを設け，運転員の誤操作による誤動作を防止する設計とする。
原子炉の運転中又は停止中に放水路ゲートの作動試験又は検査が可能な設計とする。
なお，扉体にフラップ式の小扉を設置すること
により，放水路ゲート閉止後においても非常用海
水ポンプの運転が可能な設計とする。
５条- 95基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針(3)

審査資料記載内容

備考

構内排水路逆流防止設備
津波が構内排水路から津波防護対象設備（津波防護施設，浸水防止設備，津波監視設備及び非常用取水設備を除く。）の設置された敷地に流入することを防止し，津波防護対象設備（津波防護施設，浸水防止設備，津波監視設備及び非常用取水設備を除く。
）が機能喪失しない設計とするため，
構内排水路逆流防止設備を設置する。構内排水路
逆流防止設備の設計においては，基準地震動による地震力に対して津波防護機能が十分に保持できる設計とする。また，波力等に対する耐性を評
価し，入力津波に対する津波防護機能が十分に保持できる設計とする。設計に当たっては，自然条
件（積雪，風荷重等）及び地震（余震）との組合せを適切に考慮する。
(4)

貯留堰
基準津波による取水ピット内水位低下時に，非常用海水ポンプの取水可能水位を下回ることのない設計とするため，非常用海水ポンプの継続運
転が十分可能となるよう，取水口前面に貯留堰を設置する。貯留堰の設計においては，十分な支持性能を有する地盤に設置するとともに，基準地震動による地震力に対して津波防護機能が十分に保持できる設計とする。また，波力による浸食及び洗掘に対する抵抗性及びにすべり及び転倒に対する安定性を評価し，越流時の耐性にも配慮した上で，入力津波に対する津波防護機能が十分に保持できる設計とする。設計に当たっては，漂流物による荷重及び地震（余震）との組合せを適切に考慮する。

５条- 96

(2) 浸水防止設備の設計
基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド
5.2

浸水防止設備の設計基準適合への対応方針
10.6.1.1.2

設計方針【規制基準における要求事項等】

審査資料記載内容
3.2

浸水防止設備の設計【規制基準における要求事項等】

浸水防止設備については、浸水想定範囲における浸浸水防止設備については，浸水想定範囲における水時及び冠水後の波圧等に対する耐性等を評価し、浸水時及び冠水後の波圧等に対する耐性等を評価

越流時の耐性にも配慮した上で、入力津波に対してし，越流時の耐性にも配慮した上で，入力津波に対浸水防止機能が十分に保持できるよう設計するこして浸水防止機能が十分に保持できるよう設計す

と。

ること。

【確認内容】(1)要求事項に適合する設計方針であることを確認

備考する。なお、後段規制（工事計画認可）において【検討方針】
設計基準対象施設は，基準津波に対して安全機能
浸水防止設備（取水路点検用開口部浸水防止蓋，取が損なわれるおそれがない設計とする。
水ピット水位計，海水ポンプグランドドレン排出口逆は、設備の寸法、構造、強度等が要求事項に適合止弁，取水ピット空気抜き配管逆止弁，海水ポンプ室するものであることを確認する。

ケーブル点検口浸水防止蓋，ＳＡ用海水ピット開口部(2)浸水防止設備のうち水密扉等、後段規制において浸水防止蓋，緊急用海水ポンプグランドドレン排出口

強度の確認を要する設備については、設計方針の逆止弁，緊急用海水ポンプ室床ドレン排出口逆止弁，確認に加え、入力津波に対して浸水防止機能が十放水路ゲート点検用開口部浸水防止蓋，海水ポンプ室分保持できる設計がなされることの見通しを得

ケーブル点検口浸水防止蓋及び貫通部止水処置）につるため、津波防護施設と同様に、荷重組合せ、荷いては，基準地震動ＳＳによる地震力に対して浸水防重の設定及び許容限界（当該構造物全体の変形能

止機能が十分に保持できるよう設計する。また，浸水力に対して十分な余裕を有し、かつ浸水防止機能

想定範囲における浸水時及び冠水後の波圧等に対すを保持すること）の項目についての考え方を確認

る耐性等を評価し，越流時の耐性にも配慮した上で，する。

入力津波に対して浸水防止機能が十分に保持できる(3)浸水防止設備のうち床・壁貫通部の止水対策等、よう設計する（【検討結果】参照）。

後段規制において仕様（施工方法を含む）の確認を要する設備については、荷重の設定と荷重に対する性能確保についての方針を確認する。
【検討結果】
耐津波設計に当たっては，以下の方針とする。
(5)

「2.2

敷地への浸水防止（外郭防護１）」に示し

津波防護施設及び浸水防止設備については，入たとおり，設計基準対象施設の津波防護対象設備

力津波（施設の津波に対する設計を行うために，（津波防護施設，浸水防止設備，津波監視設備及び津波の伝播特性，浸水経路等を考慮して，それぞ

非常用取水設備を除く。）の設置された敷地への津れの施設に対して設定するものをいう。以下同じ。）に対して津波防護機能及び浸水防止機能が波の流入経路に対して，取水路点検用開口部浸水防止蓋，取水ピット水位計，海水ポンプグランドドレ保持できる設計とする。また，津波監視設備につン排出口逆止弁，取水ピット空気抜き配管逆止弁，いては，入力津波に対して津波監視機能が保持で海水ポンプ室ケーブル点検口浸水防止蓋，ＳＡ用海きる設計とする。具体的な設計内容を以下に示

水ピット開口部浸水防止蓋，緊急用海水ポンプグラす。

ンドドレン排出口逆止弁，緊急用海水ポンプ室床ド

ｄ．浸水防止設備については，浸水想定範囲等に

レン排出口逆止弁及び放水路ゲート点検用開口部
５条- 97基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

審査資料記載内容

おける浸水時及び冠水後の波圧等に対して浸浸水防止蓋を設置するとともに，防潮堤及び防潮扉

水防止機能が十分に保持できる設計とする。

を取り付けるコンクリート躯体下部の配管等貫通備考

部に対して，止水処置を実施する。これら浸水防止10.6.1.1.3

主要設備

対策は，浸水防止設備（外郭防護）として整理する。
また，
「2.4

重要な安全機能を有する施設の隔離（内郭防護）」に示したとおり，地震・津波による循環水管伸縮継手，低耐震機器・タンク等の破損に伴う溢水に対して，海水ポンプ室ケーブル点検口浸水防止蓋を設置する。また，浸水防護重点化範囲の境界である海水ポンプ室及び原子炉建屋境界壁の貫通部に対して，貫通部止水処置を実施する。これ
ら浸水防止対策は，浸水防止設備（内郭防護）として整理する。
なお，上記以外に東海発電所取水路・放水路に対しては，コンクリート充てんによる閉鎖を行うこと
により津波の流入が生じないため，浸水防止設備の対象外とする。
上記の浸水防止設備については，基準地震動ＳＳによる地震力に対して浸水防止機能が十分に保持できるよう設計するとともに，浸水時及び冠水後の波圧等に対する耐性等を評価し，越流時の耐性にも配慮した上で，入力津波に対して浸水防止機能が十分に保持できるように設計する。
第 3.2-1 表に浸水防止設備の種類と設置位置，第3.2-1 図に浸水防止設備の配置図を示す。また，以降に浸水防止設備毎の設計・評価方針を記す。
(5)

取水路点検用開口部浸水防止蓋(1)

取水路点検用開口部浸水防止蓋

津波が取水路点検用開口部から津波防護対象

取水路点検用開口部（取水ピット上版）の高さ

設備（津波防護施設，浸水防止設備，津波監視設

が T.P.＋3.31m であるのに対し，取水ピットにお備及び非常用取水設備を除く。）の設置された敷ける入力津波高さは T.P.＋19.4m である。このた地に流入することを防止し，津波防護対象設備（津波防護施設，浸水防止設備，津波監視設備及め，設計基準対象施設の津波防護対象施設である
非常用海水系配管エリアへの津波の流入を防止

び非常用取水設備を除く。）が機能喪失しない設するため，取水路点検用開口部全 10 箇所に対し計とするため，取水路点検用開口部浸水防止蓋をて，浸水防止蓋を設置する。

設置する。取水路点検用開口部浸水防止蓋の設計

取水路点検用開口部浸水防止蓋は，津波荷重やにおいては，基準地震動による地震力に対して浸地震荷重等に対して，浸水防止機能が十分に保持

水防止機能が十分に保持できるように設計する。

できるように以下の方針により設計する。
５条- 98基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針
また，浸水時の波圧等に対する耐性を評価し，入審査資料記載内容

備考

ａ．構造

力津波に対する浸水防止機能が十分に保持でき

取水路点検用開口部浸水防止蓋は，鋼製蓋とる設計とする。設計に当たっては，自然条件（積ハッチ等から構成され，点検用開口部の上部に雪，風荷重等）及び地震（余震）との組合せを適取付ボルトにより固定される構造である。点検

切に考慮する。

用開口部は，取水路の 10 区画に対してそれぞれ設置され，そのうち，3 区画にハッチが設置されている。鋼製蓋の固定部及びハッチの固定部には，ゴムパッキンを設置することにより水密性を確保する。
また，取水路点検用開口部浸水防止蓋は，通常は閉止状態であり，取水路への角落とし設置
時及び取水路への出入時のみ開放する。
第 3.2-2 図に取水路点検用開口部浸水防止蓋
配置図，第 3.2-3 図に取水路点検用開口部浸水防止蓋構造図，第 3.2-2 表に取水路点検用開口部浸水防止蓋の主要仕様を示す。
ｂ．荷重の組合せ
取水路点検用開口部浸水防止蓋の設計においては，以下のとおり，常時荷重，地震荷重，津波荷重及び余震荷重を適切に組み合わせた条件
で評価を行う。
・常時荷重＋地震荷重
・常時荷重＋津波荷重
・常時荷重＋津波荷重＋余震荷重
また，設計に当たっては，自然現象との組合せを適切に考慮する。なお，取水路点検用開口部浸水防止蓋は，取水路奥の取水ピット上版部に位置し，漂流物が想定されないことから，漂流物による衝突荷重は考慮しない。
ｃ．荷重の設定
取水路点検用開口部浸水防止蓋の設計において考慮する荷重は，以下のように設定する。
(a) 常時荷重
自重等を考慮する。
(b)

地震荷重
基準地震動ＳＳを考慮する。

(c)

津波荷重
潮位のばらつき及び入力津波の計算上のば
５条- 99基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

審査資料記載内容

備考

らつきを考慮した取水ピットにおける入力津波高さ T.P.＋19.4m に，参照する裕度である＋0.65m を含めても，十分に保守的な値である津波荷重水位 T.P.＋22.0m（許容津波高さ）を考慮する。第 3.2-3 表に取水路点検用開口部浸水防止蓋に適用する津波荷重の考え方を
示す。
(d)

余震荷重

余震による地震動を検討し，余震荷重を設定する。具体的には余震による地震動として
弾性設計用地震動Ｓｄ-Ｄ１を考慮し，これによる荷重を余震荷重として設定する。添付資料（１５）に耐津波設計における余震荷重と津波荷重の組合せについて考え方を示す。
ｄ．許容限界浸水防止機能に対する機能保持限界として，
地震後，津波後の再使用性及び津波の繰返し作用を想定し，当該構造物全体の変形能力に対して十分な余裕を有するよう，構成する部材が弾性設計域内に収まることを基本として，浸水防止機能を保持することを確認する。
(6)

海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁(2)海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁

津波が海水ポンプグランドドレン排出口から

海水ポンプグランドドレン排出口高さ（海水ポ

海水ポンプ室に流入することを防止し，津波防護

ンプ室床面上版高さ）は T.P.＋0.8m であるのに対象設備（津波防護施設，浸水防止設備，津波監

対し，取水ピットにおける入力津波高さは T.P.

視設備及び非常用取水設備を除く。）が機能喪失＋19.4m であることから，海水ポンプ室への津波しない設計とするため，海水ポンプグランドドレの流入を防止するため，海水ポンプグランドドレ

ン排出口逆止弁を設置する。海水ポンプグランドン排出口全 2 箇所に対して，逆止弁を設置する。

ドレン排出口逆止弁の設計においては，基準地震

ａ．構造動による地震力に対して浸水防止機能が十分に海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁は，保持できるように設計する。また，浸水時の波圧等に対する耐性を評価し，入力津波に対する浸水

フロート式逆止弁であり，海水ポンプグランド
ドレン排出口の上版に設置されている取付座防止機能が十分に保持できる設計とする。設計にと逆止弁のフランジ部を基礎ボルトで固定さ当たっては，自然条件（積雪，風荷重等）及び地れる構造である。取付面にはガスケットを取り震（余震）との組合せを適切に考慮する。

付けることにより水密性を確保する。
第 3.2-4 図に海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁及び非常用海水ポンプ（常用海水ポン
５条- 100

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

審査資料記載内容

備考プ含む）配置図，第 3.2-5 図に海水ポンプグラ
ンドドレン排出口逆止弁構造図，第 3.2-4 表に海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁の主要仕様を示す。
ｂ．荷重の組合せ
海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁の設計においては，以下のとおり，常時荷重，地震
荷重，津波荷重及び余震荷重を適切に組合せた条件で評価を行う。
・常時荷重＋地震荷重
・常時荷重＋津波荷重
・常時荷重＋余震荷重＋津波荷重
また，設計に当たっては，自然現象との組合せを適切に考慮する。なお，海水ポンプグラン
ドドレン排出口逆止弁は，海水ポンプ室上版部に位置し，漂流物の衝突が想定されないことから，漂流物による衝突荷重は考慮しない。
ｃ．荷重の設定
海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁の設計において考慮する荷重は，以下のように設定
する。
(a)

常時荷重
自重等を考慮する。

(b)

地震荷重
基準地震動ＳＳを考慮する。

(c)

津波荷重
潮位のばらつき及び入力津波の計算上のばらつきを考慮した取水ピットにおける入力津波高さ T.P.+19.4m に，参照する裕度である＋0.65m を含めても，十分に保守的な値である
津波荷重水位 T.P.＋22.0m（許容津波高さ）を考慮する。第 3.2-5 表に海水ポンプグラン
ドドレン排出口逆止弁に適用する津波荷重の考え方を示す。
(d)

余震荷重
余震による地震動を検討し，余震荷重を設定する。具体的には余震による地震動として
弾性設計用地震動Ｓｄ-Ｄ１を考慮し，これに５条- 101基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

審査資料記載内容

備考

よる荷重を余震荷重として設定する。添付資料（１５）に耐津波設計における余震荷重と津波荷重の組合せについて考え方を示す。
ｄ．許容限界浸水防止機能に対する機能保持限界として，
地震後，津波後の再使用性及び津波の繰返し作用を想定し，当該構造物全体の変形能力に対して十分な余裕を有するよう，構成する部材が弾性設計域内に収まることを基本として，浸水防止機能を保持することを確認する。
ｅ．水密性
基準津波による取水ピット水位の上昇に伴う取水ピットからの津波の流入に対しては，弁体（フロート）が押上げられ，弁座に密着することで海水ポンプ室への流入を防止する。逆止弁が十分な水密性を有することを以下の試験で確
認する。
(a)

止水性能
取水ピットにおける入力津波高さ（T.P.＋

19.4m）相当の圧力で 10 分以上加圧保持し，著しい漏えいがないことを確認する。
(b)

耐圧強度
取水ピットにおける津波荷重水位（T.P.＋

22.0m）以上の圧力で加圧して 10 分間保持し，耐圧部材に有意な変形及び著しい漏えいがな
いことを確認する。
(7)

取水ピット空気抜き配管逆止弁(4)取水ピット空気抜き配管逆止弁

津波が取水ピット空気抜き配管から循環水ポ

取水ピット空気抜き配管の設置高さ（取水ピッンプ室に流入することを防止することにより，隣

ト上版高さ）は T.P.＋0.8m であるのに対し，取接する海水ポンプ室に浸水することを防止し，津水ピットにおける入力津波高さは T.P.＋19.4m で波防護対象設備（津波防護施設，浸水防止設備，津波監視設備及び非常用取水設備を除く。）が機あることから，循環水ポンプ室への津波の流入を防止する，取水ピット空気抜き配管全 3 箇所に対能喪失しない設計とするため，取水ピット空気抜

して，逆止弁を設置する。

き配管逆止弁を設置する。取水ピット空気抜き配ａ．構造

管逆止弁の設計においては，基準地震動による地取水ピット空気抜き配管逆止弁は，フロート

震力に対して浸水防止機能が十分に保持できる式逆止弁であり，取水ピット空気抜き配管に設ように設計する。また，浸水時の波圧等に対するけたフランジで取り合い，取付ボルトにより固５条- 102基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

審査資料記載内容

耐性を評価し，入力津波に対する浸水防止機能が定される構造である。フランジ合せ面にはガス十分に保持できる設計とする。設計に当たってケットを設置することにより水密性を確保す

は，自然条件（積雪，風荷重等）及び地震（余震）る。

との組合せを適切に考慮する。

備考

第 3.2-6 図に取水ピット空気抜き配管逆止弁
配置図，第 3.2-7 図に取水ピット空気抜き配管
逆止弁取付位置及び構造図，第 3.2-6 表に取水
ピット空気抜き配管逆止弁の主要仕様を示す。
ｂ．荷重の組合せ
取水ピット空気抜き配管逆止弁の設計においては，以下のとおり，常時荷重，地震荷重，津波荷重及び余震荷重を適切に組合せた条件で評価を行う。
・常時荷重＋地震荷重
・常時荷重＋津波荷重
・常時荷重＋津波荷重＋余震荷重
また，設計に当たっては，自然現象との組合せを適切に考慮する。なお，取水ピット空気抜
き配管逆止弁は，取水ピット上版部に位置し，漂流物の衝突が想定されないことから，漂流物による衝突荷重は考慮しない。
ｃ．荷重の設定
取水ピット空気抜き配管逆止弁の設計において考慮する荷重は，以下のように設定する。
(a)

常時荷重
自重等を考慮する。

(b)

地震荷重
基準地震動ＳＳを考慮する。

(c)

津波荷重
潮位のばらつき及び入力津波の計算上のばらつきを考慮した取水ピットにおける入力津波高さ T.P.+19.4m に，参照する裕度である＋0.65m を含めても，十分に保守的な値である
津波荷重水位 T.P.＋22.0m（許容津波高さ）を考慮する。第 3.2-7 表に取水ピット空気抜
き配管逆止弁に適用する津波荷重の考え方を
示す。
(d)

余震荷重
余震による地震動を検討し，余震荷重を設
５条- 103基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

審査資料記載内容

備考定する。具体的には余震による地震動として
弾性設計用地震動Ｓｄ-Ｄ１を考慮し，これによる荷重を余震荷重として設定する。添付資料（１５）に耐津波設計における余震荷重と津波荷重の組合せについて考え方を示す。
ｄ．許容限界浸水防止機能に対する機能保持限界として，
地震後，津波後の再使用性及び津波の繰返し作用を想定し，当該構造物全体の変形能力に対して十分な余裕を有するよう，構成する部材が弾性設計域内に収まることを基本として，浸水防止機能を保持することを確認する。
ｅ．水密性
基準津波による取水ピット水位の上昇に伴う取水ピットからの津波の流入に対しては，弁体（フロート）が押上げられ，弁座に密着することで循環水ポンプ室への流入を防止する。逆止弁が十分な水密性を有することを以下の試験で
確認する。
(a)

止水性能
取水ピットにおける入力津波高さ（T.P.＋

19.4m）相当の圧力で 10 分以上加圧保持し，著しい漏えいがないことを確認する。
(b)

耐圧強度
取水ピットにおける津波荷重水位（T.P.＋

19.4m）以上の圧力で加圧して 10 分間保持し，耐圧部材に有意な変形及び著しい漏えいがな
いことを確認する。
(8)

放水路ゲート点検用開口部浸水防止蓋
津波が放水路ゲート点検用開口部から津波防護対象設備（津波防護施設，浸水防止設備，津波監視設備及び非常用取水設備を除く。）の設置された敷地に流入することを防止し，津波防護対象
設備（津波防護施設，浸水防止設備，津波監視設
備及び非常用取水設備を除く。）が機能喪失しない設計とするため，放水路ゲート点検用開口部浸水防止蓋を設置する。放水路ゲート点検用開口部
５条- 104基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

審査資料記載内容

備考

浸水防止蓋の設計においては，基準地震動による地震力に対して浸水防止機能が十分に保持できるように設計する。また，浸水時の波圧等に対する耐性を評価し，入力津波に対する浸水防止機能が十分に保持できる設計とする。設計に当たっては，自然条件（積雪，風荷重等）及び地震（余震）との組合せを適切に考慮する。

(9)

ＳＡ用海水ピット開口部浸水防止蓋(5)

ＳＡ用海水ピット開口部浸水防止蓋

津波がＳＡ用海水ピット開口部から津波防護

ＳＡ用海水ピット開口部の高さ（ＳＡ用海水ピ

対象設備（津波防護施設，浸水防止設備，津波監

ット上版高さ）が T.P.＋7.3m であるのに対し，視設備及び非常用取水設備を除く。）の設置され敷地前面海域における入力津波高さは T.P.＋た敷地に流入することを防止し，津波防護対象設

9.1m である。このため，設計基準対象施設の津波備（津波防護施設，浸水防止設備，津波監視設備

防護対象設備の設置される敷地への津波の流入及び非常用取水設備を除く。）が機能喪失しないを防止するため，ＳＡ用海水ピット開口部全 6 箇設計とするため，ＳＡ用海水ピット開口部浸水防所に対して，浸水防止蓋を設置する。

止蓋を設置する。ＳＡ用海水ピット開口部浸水防ＳＡ用海水ピット開口部浸水防止蓋は，津波荷止蓋の設計においては，基準地震動による地震力

重や地震荷重等に対して，浸水防止機能が十分にに対して浸水防止機能が十分に保持できるよう保持できるように以下の方針により設計する。

に設計する。また，浸水時の波圧等に対する耐性

ａ．構造を評価し，入力津波に対する浸水防止機能が十分

ＳＡ用海水ピット開口部浸水防止蓋は，鋼製に保持できる設計とする。設計に当たっては，自の蓋であり，ピット開口部の上部に取付ボルト

然条件（積雪，風荷重等）及び地震（余震）とのにより固定される構造である。鋼製蓋の固定部

組合せを適切に考慮する。

には，ゴムパッキンを設置することにより水密性を確保する。
また，ＳＡ用海水ピット開口部浸水防止蓋は，
通常は閉止状態であり，重大事故等発生時に可搬型重大事故等対処設備による海水取水が必要になった場合に開放する。
第 3.2-8 図にＳＡ用海水ピット開口部配置
図，第 3.2-9 図にＳＡ用海水ピット開口部浸水防止蓋構造図，第 3.2-8 表にＳＡ用海水ピット
開口部浸水防止蓋の主要仕様を示す。
ｂ．荷重の組合せ
ＳＡ用海水ピット開口部浸水防止蓋の設計においては，常時荷重，地震荷重，津波荷重及び余震荷重を組み合わせた条件で評価を行う。
５条- 105基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

審査資料記載内容

備考

・常時荷重＋地震荷重
・常時荷重＋津波荷重
・常時荷重＋津波荷重＋余震荷重
また，設計に当たっては，自然現象との組合せを適切に考慮する。なお，ＳＡ用海水ピット
開口部浸水防止蓋は，ＳＡ用海水ピット内上部に位置し，漂流物の衝突が想定されないことから，漂流物による衝突荷重は考慮しないものとする。
ｃ．荷重の設定
ＳＡ用海水ピット開口部浸水防止蓋の設計において考慮する荷重は，以下のように設定する。
(a)

常時荷重
自重等を考慮する。

(b)

地震荷重
基準地震動ＳＳを考慮する。

(c)

津波荷重
潮位のばらつき及び入力津波の計算上のばらつきを考慮したＳＡ用海水ピット位置における入力津波高さ T.P.＋9.1m に，参照する裕度である＋0.65m を含めても，十分に保守的な値である津波荷重水位 T.P.＋12.0m（許容津波高さ）を考慮する。第 3.2-9 表にＳＡ用
海水ピット開口部浸水防止蓋に適用する津波荷重の考え方を示す。
(d)

余震荷重
余震による地震動を検討し，余震荷重を設定する。具体的には余震による地震動として
弾性設計用地震動Ｓｄ-Ｄ１を考慮し，これによる荷重を余震荷重として設定する。添付資料（１５）に耐津波設計における余震荷重と津波荷重の組合せについて考え方を示す。
ｄ．許容限界浸水防止機能に対する機能保持限界として，
地震後，津波後の再使用性及び津波の繰返し作用を想定し，当該構造物全体の変形能力に対して十分な余裕を有するよう，構成する部材が弾性設計域内に収まることを基本として，浸水防５条- 106基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

審査資料記載内容

備考

止機能を保持することを確認する。
(10)

緊急用海水ポンプピット点検用開口部

(6)

浸水防止蓋

止蓋

緊急用海水ポンプピット点検用開口部浸水防津波が緊急用海水ポンプピット点検用開口部

緊急用海水ポンプピット点検用開口部浸水防から緊急用海水ポンプ室に流入することを防止

止蓋（緊急用海水ポンプ室床面）の設置高さがすることにより，津波防護対象設備（津波防護施

T.P.＋0.8m であるのに対し，緊急用海水ポンプピ設，浸水防止設備，津波監視設備及び非常用取水ットにおける入力津波高さは T.P.＋9.5m である。

設備を除く。）の設置された敷地に流入することを防止し，津波防護対象設備（津波防護施設，浸このため，津波が緊急用海水ポンプ室を経由し，設計基準対象施設の津波防護対象設備の設置さ

水防止設備，津波監視設備及び非常用取水設備をれた敷地に流入することを防止するため,緊急用除く。）が機能喪失しない設計とするため，緊急海水ポンプピット点検用開口部 1 箇所に対して，用海水ポンプピット点検用開口部浸水防止蓋を

浸水防止蓋を設置する。

設置する。緊急用海水ポンプピット点検用開口部

緊急用海水ポンプピット点検用開口部浸水防浸水防止蓋の設計においては，基準地震動による止蓋は，津波荷重や地震荷重等に対して，浸水防

地震力に対して浸水防止機能が十分に保持でき止機能が十分に保持できるように以下の方針にるように設計する。また，浸水時の波圧等に対すより設計する。

る耐性を評価し，入力津波に対する浸水防止機能

ａ．構造が十分に保持できる設計とする。設計に当たって緊急用海水ポンプピット点検用開口部浸水防は，地震（余震）との組合せを適切に考慮する。

止蓋は，鋼製蓋，ハッチ等から構成され，点検用開口部の上部に基礎ボルトにより鋼製蓋が固定され、鋼製蓋の上部に取付ボルトによりハッチが固定される構造である。鋼製蓋及びハッチの固定部には，ゴムパッキンを設置することにより水密性を確保する。
また，緊急用海水ポンプピット点検用開口部
浸水防止蓋は，通常は閉止状態であり，緊急用
海水ポンプピット等の点検時に，ピットへの出入等で開放する。
第 3.2-10 図に緊急用海水ポンプピット点検用開口部配置図，第 3.2-11 図に緊急用海水ポン
プピット点検用開口部浸水防止蓋構造図例，第3.2-12 表に緊急用海水ポンプピット点検用開口部浸水防止蓋の主要仕様を示す。
ｂ．荷重の組合せ
緊急用海水ポンプピット点検用開口部浸水防止蓋の設計においては，以下のとおり，常時荷
重，地震荷重，津波荷重及び余震荷重を適切に
５条- 107基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

審査資料記載内容

備考

組合わせた条件で評価を行う。
・常時荷重＋地震荷重
・常時荷重＋津波荷重
・常時荷重＋余震荷重＋津波荷重
また，設計に当たっては，自然現象との組合せを適切に考慮する。なお，緊急用海水ポンプ
ピット点検用開口部浸水防止蓋は，緊急用海水ポンプピット上版部に位置するため，海水引込
み管及び緊急用海水取水管内を大きな漂流物が流れてくることは考え難いことから，漂流物による荷重は考慮しない。
ｃ．荷重の設定
緊急用海水ポンプピット点検用開口部浸水防止蓋の設計において考慮する荷重は，以下のように設定する。
(a)

常時荷重
自重等を考慮する。

(b)

地震荷重
基準地震動ＳＳを考慮する。

(c)

津波荷重
潮位のばらつき及び入力津波の計算上のばらつきを考慮した緊急用海水ポンプピットにおける入力津波高さ T.P.＋9.5m に，参照する
裕度である＋0.65m を含めても，十分に保守的な値である津波荷重水位 T.P.＋13.0m（許容津波高さ）を考慮する。第 3.2-11 表に緊急用海水ポンプピット点検用開口部浸水防止蓋に適用する津波荷重の考え方を示す。
(d)

余震荷重
余震による地震動を検討し，余震荷重を設定する。具体的には余震による地震動として
弾性設計用地震動Ｓｄ-Ｄ１を考慮し，これによる荷重を余震荷重として設定する。添付資料（１５）に耐津波設計における余震荷重と津波荷重の組合せについて考え方を示す。
ｄ．許容限界浸水防止機能に対する機能保持限界として，
地震後，津波後の再使用性及び津波の繰返し作
５条- 108基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

審査資料記載内容

備考

用を想定し，当該構造物全体の変形能力に対して十分な余裕を有するよう，構成する部材が弾性設計域内に収まることを基本として，浸水防止機能を保持することを確認する。
(11)

緊急用海水ポンプグランドドレン(7)

排出口逆止弁弁

緊急用海水ポンプグランドドレン排出口逆止

津波が緊急用海水ポンプグランドドレン排出

緊急用海水ポンプグランドドレン排出口高さ

口から緊急用海水ポンプ室に流入することを防止することにより，津波防護対象設備（津波防護（緊急用海水ポンプ室床面上版高さ）は T.P.＋
0.8m であるのに対し，緊急用海水ポンプピットに施設，浸水防止設備，津波監視設備及び非常用取おける入力津波高さは T.P.＋9.5m である。この

水設備を除く。）の設置された敷地に流入するこため，緊急用海水ポンプ室へ津波が流入し，更にとを防止し，津波防護対象設備（津波防護施設，

緊急用海水ポンプ室から設計基準対象施設の津

浸水防止設備，津波監視設備及び非常用取水設備

波防護対象施設の設置された敷地への津波の流を除く。）が機能喪失しない設計とするため，緊入を防止するため，緊急用海水ポンプグランドド

急用海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁をレン排出口に対して，逆止弁を設置する。

設置する。緊急用海水ポンプグランドドレン排出ａ．構造

口逆止弁の設計においては，基準地震動による地

緊急海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁

震力に対して浸水防止機能が十分に保持できるは，フロート式逆止弁であり，グランドドレン

ように設計する。また，浸水時の波圧等に対する排出口の上版に設置されている取付座と逆止弁耐性を評価し，入力津波に対する浸水防止機能がのフランジ部を基礎ボルトで固定ささせる構造

十分に保持できる設計とする。設計に当たってである。取付面にはガスケットを取り付けるこは，地震（余震）との組合せを適切に考慮する。

とにより水密性を確保する。
第 3.2-12 図に緊急用海水ポンプグランドドレン排出口及び緊急用海水ポンプ配置図，第3.2-13 図に緊急用海水ポンプグランドドレン
排出口逆止弁構造図，第 3.2-12 表に緊急用海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁の主要仕様を示す。
ｂ．荷重の組合せ
緊急用海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁の設計においては，以下のとおり，常時荷重，
地震荷重，津波荷重及び余震荷重を適切に組合わせた条件で評価を行う。
・常時荷重＋地震荷重
・常時荷重＋津波荷重
・常時荷重＋津波荷重＋余震荷重
また，設計に当たっては，自然現象との組合
５条- 109基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

審査資料記載内容

備考

せを適切に考慮する。なお，緊急用海水ポンプ
グランドドレン排出口逆止弁は，緊急用海水ポ
ンプピット上版部に位置するため，海水引込み
管及び緊急用海水取水管内を大きな漂流物が流れてくることは考え難いことから，漂流物による荷重は考慮しない。
ｃ．荷重の設定
緊急用海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁の設計において考慮する荷重は，以下のように設定する。
(a)

常時荷重
自重等を考慮する。

(b)

地震荷重
基準地震動ＳＳを考慮する。

(c)

津波荷重
潮位のばらつき及び入力津波の計算上のばらつきを考慮した緊急用海水ポンプピットにおける入力津波高さ T.P.＋9.5m に，参照する
裕度である＋0.65m を含めても，十分に保守的な値である T.P.＋13.0m の水頭（津波荷重水位）を考慮する。第 3.2-13 表に緊急用海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁に適用す
る津波荷重の考え方を示す。
(d)

余震荷重
余震による地震動を検討し，余震荷重を設定する。具体的には余震による地震動として
弾性設計用地震動Ｓｄ-Ｄ１を考慮し，これによる荷重を余震荷重として設定する。添付資料（１５）に耐津波設計における余震荷重と津波荷重の組合せについて考え方を示す。
ｄ．許容限界浸水防止機能に対する機能保持限界として，
地震後，津波後の再使用性及び津波の繰返し作用を想定し，当該構造物全体の変形能力に対して十分な余裕を有するよう，構成する部材が弾性設計域内に収まることを基本として，浸水防止機能を保持することを確認する。
ｅ．水密性
５条- 110基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

審査資料記載内容

備考

基準津波による緊急用海水ポンプピット水位の上昇に伴う緊急用海水ポンプピットからの津波の流入に対しては，弁体（フロート）が押上
げられ，弁座に密着することで緊急用海水ポン
プ室への流入を防止する。逆止弁が十分な水密性を有することを以下の試験で確認する。
(a)

止水性能
緊急用海水ポンプピットにおける入力津波

高さ（T.P.＋9.5m）相当の圧力で 10 分以上加圧保持し，著しい漏えいがないことを確認す
る。
(b)

耐圧強度
緊急海水ポンプピットにおける津波荷重水位（T.P.＋9.5m）以上の圧力で加圧して 10分間保持し，耐圧部材に有意な変形及び著し
い漏えいがないことを確認する。
(12)

緊急用海水ポンプ室床ドレン排出口逆止弁(8)

緊急用海水ポンプ室床ドレン排水口逆止弁

津波が緊急用海水ポンプ室床ドレン排出口か

緊急用海水ポンプ室床ドレン排出口高さ（緊急ら緊急用海水ポンプ室に流入することを防止す

用海水ポンプ室床面上版高さ）は T.P.＋0.8m でることにより，津波防護対象設備（津波防護施設，

あるのに対し，緊急用海水ポンプピットにおける浸水防止設備，津波監視設備及び非常用取水設備

入力津波高さは T.P.＋9.5m である。このため，を除く。）の設置された敷地に流入することを防緊急用海水ポンプ室へ津波が流入し，更に緊急用止し，津波防護対象設備（津波防護施設，浸水防海水ポンプ室から設計基準対象施設の津波防護止設備，津波監視設備及び非常用取水設備を除対象施設の設置された敷地への津波の流入を防く。）が機能喪失しない設計とするため，緊急用止するため，緊急用海水ポンプ室床ドレン排出口

海水ポンプ室床ドレン排出口逆止弁を設置する。

に対して，逆止弁を設置する。

緊急用海水ポンプ室床ドレン排出口逆止弁の設

ａ．構造

計においては，基準地震動による地震力に対して

緊急海水ポンプ室床ドレン排出口逆止弁は，浸水防止機能が十分に保持できるように設計す

フロート式逆止弁であり，床ドレン排出口の上る。また，浸水時の波圧等に対する耐性を評価し，版に設置されている取付座と逆止弁のフランジ

入力津波に対する浸水防止機能が十分に保持できる設計とする。設計に当たっては，地震（余震）部を基礎ボルトで固定ささせる構造である。取付面にはガスケットを取り付けることにより水との組合せを適切に考慮する。

密性を確保する。
第 3.2-14 図に緊急用海水ポンプ室床ドレン
排出口配置図，第 3.2-15 図に緊急用海水ポンプ
室床ドレン排出口逆止弁構造図，第 3.2-14 表に
緊急用海水ポンプ室床ドレン排出口逆止弁の主５条- 111基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

審査資料記載内容

備考

要仕様を示す。
ｂ．荷重の組合せ
緊急用海水ポンプ室床ドレン排出口逆止弁の設計においては，以下のとおり，常時荷重，地震荷重，津波荷重及び余震荷重を適切に組合わせた条件で評価を行う。
・常時荷重＋地震荷重
・常時荷重＋津波荷重
・常時荷重＋津波荷重＋余震荷重
また，設計に当たっては，自然現象との組合せを適切に考慮する。なお，緊急用海水ポンプ
室床ドレン排出口逆止弁は，緊急用海水ポンプ
ピット上版部に位置するため，漂流物の衝突が想定されないため，漂流物による荷重は考慮しない。
ｃ．荷重の設定
緊急用海水ポンプ室床ドレン排出口逆止弁の設計において考慮する荷重は，以下のように設
定する。
(a)

常時荷重
自重等を考慮する。

(b)

地震荷重
基準地震動ＳＳを考慮する。

(c)

津波荷重
潮位のばらつき及び入力津波の計算上のばらつきを考慮した緊急用海水ポンプピットにおける入力津波高さ T.P.＋9.5m に，参照する
裕度である＋0.65m を含めても，十分に保守的な値である T.P.＋13.0m の水頭（津波荷重水位）を考慮する。第 3.2-13 表に緊急用海水ポンプ室床ドレン排出口逆止弁に適用する津
波荷重の考え方を示す。
(d) 余震荷重
余震による地震動を検討し，余震荷重を設定する。具体的には余震による地震動として
弾性設計用地震動Ｓｄ-Ｄ１を考慮し，これによる荷重を余震荷重として設定する。添付資料（１５）に耐津波設計における余震荷重と５条- 112基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

審査資料記載内容

備考

津波荷重の組合せについて考え方を示す。
ｄ．許容限界浸水防止機能に対する機能保持限界として，
地震後，津波後の再使用性及び津波の繰返し作用を想定し，当該構造物全体の変形能力に対して十分な余裕を有するよう，構成する部材が弾性設計域内に収まることを基本として，浸水防止機能を保持することを確認する。
ｅ．水密性
基準津波による緊急用海水ポンプピット水位の上昇に伴う緊急用海水ポンプピットからの津波の流入に対しては，弁体（フロート）が押上
げられ，弁座に密着することで緊急用海水ポン
プ室への流入を防止する。逆止弁が十分な水密性を有することを以下の試験で確認する。
(a)

止水性能
緊急用海水ポンプピットにおける入力津波

高さ（T.P.＋9.5m）相当の圧力で 10 分以上加圧保持し，著しい漏えいがないことを確認す
る。
(b)

耐圧強度
緊急海水ポンプピットにおける津波荷重水位（T.P.＋9.5m）以上の圧力で加圧して 10分間保持し，耐圧部材に有意な変形及び著し
い漏えいがないことを確認する。
(9)

放水路ゲート点検用開口部浸水防止蓋
放水路ゲート点検用開口部浸水防止蓋が設置されている放水路上版の高さが T.P.約＋3.5m であるのに対し，放水路における入力津波高さは
T.P.＋19.3m である。このため，設計基準対象施設の津波防護対象施設の設置された敷地に流入することを防止するため，放水路ゲート点検用開口部 3 箇所に対して，浸水防止蓋を設置する。
放水路ゲート点検用開口部浸水防止蓋は，津波
荷重や地震荷重等に対して，浸水防止機能が十分に保持できるように以下の方針により設計する。
５条- 113基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

審査資料記載内容

備考

ａ．構造
放水路ゲート点検用開口部浸水防止蓋は，鋼製蓋，ハッチ等から構成され，点検用開口部の上部に基礎ボルトにより鋼製蓋が固定され、鋼製蓋の上部に取付ボルトによりハッチが固定される構造である。鋼製蓋及びハッチの固定部には，ゴムパッキンを設置することにより水密性を確保する。
また，放水路ゲート点検用開口部浸水防止蓋
は，通常は閉止状態であり，放水路ゲートの点
検，放水路への出入等で開放する。
第 3.2-16 図に放水路ゲート点検用開口部浸水防止蓋配置図，第 3.2-17 図に放水路ゲート点
検用開口部浸水防止蓋構造図例，第 3.2-16 表に放水路ゲート点検用開口部浸水防止蓋の主要仕様を示す。
ｂ．荷重の組合せ
放水路ゲート点検用開口部浸水防止蓋の設計においては，以下のとおり，常時荷重，地震荷
重，津波荷重及び余震荷重を適切に組合わせた
条件で評価を行う。
・常時荷重＋地震荷重
・常時荷重＋津波荷重
・常時荷重＋津波荷重＋余震荷重
また，設計に当たっては，自然現象との組合せを適切に考慮する。なお，放水路ゲート点検用開口部浸水防止蓋は，放水路上版部に位置するため，漂流物の衝突が想定されないため，漂流物による荷重は考慮しない。
ｃ．荷重の設定
放水路ゲート点検用開口部浸水防止蓋の設計において考慮する荷重は，以下のように設定す
る。
(a)

常時荷重
自重等を考慮する。

(b)

地震荷重
基準地震動ＳＳを考慮する。
５条- 114基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

審査資料記載内容
(c)

備考

津波荷重
潮位のばらつき及び入力津波の計算上のばらつきを考慮した緊急用海水ポンプピットにおける入力津波高さ T.P.＋19.3m に，参照する裕度である＋0.65m を含めても，十分に保守的な値である T.P.＋22.0m の水頭（津波荷重水位）を考慮する。第 3.2-17 表に放水路ゲート点検用開口部浸水防止蓋に適用する津波荷重の考え方を示す。
d) 余震荷重
余震による地震動を検討し，余震荷重を設定する。具体的には余震による地震動として
弾性設計用地震動Ｓｄ-Ｄ１を考慮し，これによる荷重を余震荷重として設定する。添付資料（１５）に耐津波設計における余震荷重と津波荷重の組合せについて考え方を示す。
ｄ．許容限界浸水防止機能に対する機能保持限界として，
地震後，津波後の再使用性及び津波の繰返し作用を想定し，当該構造物全体の変形能力に対して十分な余裕を有するよう，構成する部材が弾性設計域内に収まることを基本として，浸水防止機能を保持することを確認する。
(13)

海水ポンプ室ケーブル点検口浸水防止蓋
海水ポンプ室ケーブル点検口から浸水防護重点化範囲への溢水の流入を防止し，津波防護対象
設備（津波防護施設，浸水防止設備，津波監視設
備及び非常用取水設備を除く。）が機能喪失しない設計とするため，海水ポンプ室ケーブル点検口
浸水防止蓋を設置する。海水ポンプ室ケーブル点
検口浸水防止蓋の設計においては，基準地震動による地震力に対して浸水防止機能が十分に保持できるように設計する。また，溢水による静水圧として作用する荷重及び余震荷重を考慮した場合において，浸水防止機能が十分に保持できる設計とする。
５条- 115基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針(14)

海水ポンプ室貫通部止水処置

審査資料記載内容(10)

貫通部止水処置

地震による循環水ポンプ室内の循環水系配管「第 3.2-1 表 浸水防止設備の種類と設置位置」の損傷に伴う溢水が浸水防護重点化範囲であるに示したとおり，外郭防護として防潮堤及び防潮海水ポンプ室に流入することを防止し，津波防護扉を取付けるコンクリート躯体下部の貫通部，内対象設備（津波防護施設，浸水防止設備，津波監

郭防護として海水ポンプ室の配管等の貫通口，タ

視設備及び非常用取水設備を除く。）が機能喪失

ービン建屋及び非常用海水系配管トレンチと隣しない設計とするため，海水ポンプ室貫通部止水

接する原子炉建屋壁の配管等の貫通口に対して処置を実施する。海水ポンプ室貫通部止水処置の止水処置を実施する。

設計においては，基準地震動による地震力に対して浸水防止機能が十分に保持できるように設計

貫通部止水処置は，充てん構造，ブーツ構造及び閉止構造に大別され，これらの貫通部止水処置する。また，溢水による静水圧として作用する荷は，津波荷重や地震荷重等に対して浸水防止機能

重及び余震荷重を考慮した場合において，浸水防が十分に保持できるように設計する。第 3.2-18

止機能が十分に保持できる設計とする。

表に貫通部止水構造区分と実施箇所を示す。ま(15)

防潮堤及び防潮扉下部貫通部止水処置

た，以降に各止水構造について設計方針を示す。

津波が防潮堤及び防潮扉下部貫通部から津波

ａ．充てん構造（モルタル）【外郭防護】【内郭防

防護対象設備（津波防護施設，浸水防止設備，津護】

波監視設備及び非常用取水設備を除く。）の設置

(a)

構造

された敷地に流入することを防止し，津波防護対貫通口あるいは貫通口と貫通物の間の隙間

象設備（津波防護施設，浸水防止設備，津波監視にモルタルを充てんすることにより止水する設備及び非常用取水設備を除く。）が機能喪失し構造である。第 3.2-18 図に充てん構造（モルない設計とするため，防潮堤及び防潮扉下部貫通タル）の標準的な構造図を示す。

部に止水処置を実施する。防潮堤及び防潮扉下部

備考

(b)

水密性

貫通部止水処置の設計においては，基準地震動に貫通部のモルタル充てん箇所には，無収縮よる地震力に対して浸水防止機能が十分に保持モルタルを使用することから隙間は生じ難できるように設計する。また，浸水時の波圧等にく，また，モルタルは基本的に壁・床版（上対する耐性を評価し，入力津波に対する浸水防止版）と同等の強度を有し，圧縮強度や付着強機能が十分に保持できる設計とする。設計に当た度も高いため，水圧に対する耐性は十分あるっては，地震（余震）との組合せを適切に考慮すと考えられる。

る。
(16)

原子炉建屋境界貫通部止水処置

(c)

耐震性

津波がタービン建屋及び非常用海水系配管カ

貫通口内に貫通物が存在する構造では，基ルバートと隣接する原子炉建屋地下階の貫通部から浸水防護重点化範囲への溢水の流入を防止

準地震動Ｓ Ｓ によりモルタル充てん部に発生する配管反力がモルタルの許容圧縮強度及びし，津波防護対象設備（津波防護施設，浸水防止

許容付着強度以下であることを確認する。

設備，津波監視設備及び非常用取水設備を除く。
）

ｂ．充てん構造（ウレタンゴム又はシリコンゴム）

が機能喪失しない設計とするため，原子炉建屋境【内郭防護】

界貫通部止水処置を実施する。原子炉建屋境界貫(a)

通部止水処置の設計においては，基準地震動によ構造

充てん構造（ウレタンゴム）は，貫通口と貫通５条- 116基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

審査資料記載内容

る地震力に対して浸水防止機能が十分に保持で物の間の隙間にパテによる仕切りを設けて，ウレきるように設計する。また，溢水による静水圧とタンゴムを充てんすることにより止水する構造

して作用する荷重及び余震荷重を考慮した場合である。また，充てん構造（シリコンゴム）は，において，浸水防止機能が十分に保持できる設計

貫通口と貫通物の間の隙間に鋼板による閉止板とする。

を設けて，シリコンゴムを充てんすることにより

備考

止水する構造である。第 3.2-19 図に充てん構造（ウレタンゴム及びシリコンゴム）の標準的な概略構造図を示す。
(b)

水密性
充てん構造（ウレタンゴム又はシリコンゴ
ム）は，直接，津波波力（水平力）を受ける
箇所に設置するものではないため，静的荷重（静水頭圧）に対する水密性を確保する。
本構造では，耐水性は補強板及びウレタン
ゴム又はシリコンゴム材が担い水密性を確保することを基本としており，設置箇所で想定される浸水（静水頭圧）に対して，浸水防止機能が保持できることを必要に応じて耐圧・漏水試験により確認する。第 3.2-20 図に実機模擬耐圧・漏水試験の実施例を示す。

(c)

耐震性
貫通口を通る配管等の貫通物は，同一建屋

内の支持構造物により拘束されており，地震時には建屋と配管等が連動した振動となることから，充てん材への地震の影響は軽微と考えられる。
なお，建屋間を貫通する配管等の地震時に躯体と貫通物間で大きな相対変位が想定される箇所については，変位追従性に優れるブーツ構造を適用する方針とする。
ｃ．ブーツ構造【内郭防護】
ブーツ構造は，貫通口と貫通物の間の隙間にラバーブーツ（シールカバー）を設置することにより止水する構造である。第 3.2-23 図にブーツ構造の標準的な構造図を示す。
ブーツ構造は，変位追従性に優れ，主に地震による躯体と貫通物間の相対変位が大きい
部位，高温配管で配管の熱移動が生じる部位
５条- 117基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

審査資料記載内容

備考に適用するものであり，貫通物の建屋間相対変位，熱変位を評価し，かつ，施工性も考慮した上でウレタンゴム又はシリコンゴムによる充てん構造では適用が困難と判断される貫通口に適用する。
ｄ．閉止構造【内郭防護】
閉止構造は，貫通口に金属製の閉止板を溶接あるいは閉止フランジ等をシール材とともにボルト等にて取り付けることにより止水する構造である。第 3.2-22 図に閉止構造の標準的な構造図を示す。
閉止構造は，主として予備貫通口等の閉鎖可能な箇所に適用するものであり，その設計に当たっては，設置場所で想定される水圧及び基準地震動ＳＳによる地震力に対して，必要な浸水防止機能が保持できることを評価ある
いは試験により確認する。
(11)海水ポンプ室ケーブル点検口浸水防止蓋
屋外における非常用海水系配管からの溢水及び屋外タンクからの溢水は，浸水防護重点化範囲である原子炉建屋，使用済燃料乾式貯蔵建屋，軽油貯蔵タンク及びタービン建屋並びに T.P.＋3mの敷地に設置された浸水防護重点化範囲である
海水ポンプ室及び非常用海水系配管（T.P.＋3m側）への影響はない。
なお，海水ポンプ室のケーブル点検用の開口部には浸水防止蓋を設置し，貫通部には止水処置を行うことから，海水ポンプ室廻りに溢水が流入した場合においても浸水防護重点化範囲への影響はない。海水ポンプ室にケーブル点検口浸水防止
蓋３箇所に対して，浸水防止蓋を設置する。
海水ポンプ室ケーブル点検口浸水防止蓋は，津波
荷重や地震荷重等に対して，浸水防止機能が十分に保持できるように以下の方針により設計する。
ａ．構造
海水ポンプ室ケーブル点検口浸水防止蓋は，鋼製蓋等から構成され，点検用開口部の上部に５条- 118基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

審査資料記載内容

備考

基礎ボルトにより鋼製蓋が固定され、鋼製蓋の上部に取付ボルトによりハッチが固定される構造である。鋼製蓋及びハッチの固定部には，ゴムパッキンを設置することにより水密性を確保する。
また，海水ポンプ室ケーブル点検口浸水防止
蓋は，通常は閉止状態であり，ケーブルの点検時等の場合に開放する。
第 3.2-23 図に海水ポンプ室ケーブル点検口
浸水防止蓋配置図，第 3.2-24 図に海水ポンプ室ケーブル点検口浸水防止蓋概念図を示す。

５条- 119

(3) 津波監視設備の設計
基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド
5.3

津波監視設備の設計基準適合への対応方針
1.4.1.7

津波監視

審査資料記載内容

備考

3.3 津波監視設備【規制基準における要求事項等】

3.3 津波監視設備

津波監視設備については、津波の影響（波力、漂流【規制基準における要求事項等】

物の衝突等）に対して、影響を受けにくい位置への津波監視設備については，津波の影響（波力，漂設置、影響の防止策・緩和策等を検討し、入力津波

流物の衝突等）に対して，影響を受けにくい位置へに対して津波監視機能が十分に保持できるよう設計の設置，影響の防止策・緩和策等を検討し，入力津すること。

波に対して津波監視機能が十分に保持できるよう設計すること。

【確認内容】【検討方針】(1)(3.2.1)の遡上解析結果に基づき、津波影響を受

津波監視設備については，津波の影響（波力，漂けにくい位置、及び津波影響を受けにくい建屋・流物の衝突等）に対して，影響を受けにくい位置へ

区画・囲い等の内部に設置されることを確認すの設置，影響の防止策・緩和策等を検討し，入力津る。

波に対して津波監視機能が十分に保持できるよう(2)要求事項に適合する設計方針であることを確認す

設計する（【検討結果】参照）。

る。なお、後段規制（工事計画認可）においては、設備の位置、構造（耐水性を含む）、地震荷重・風荷重との組合せを考慮した強度等が要求事項に適合するものであることを確認する。
【検討結果】
敷地への津波の繰返しの襲来を察知し，津波防護

津波監視設備として，津波監視カメラ，取水ピッ施設，浸水防止設備の機能を確実にするために，津ト水位計及び潮位計を設置する。以下に津波監視設

波監視設備を設置する。津波監視設備としては，津備の津波による影響評価結果及び津波監視設備の波監視カメラ，取水ピット水位計及び潮位計を設置

仕様を示す。また，第3.3-1図に津波監視設備の配する。津波監視カメラは地震発生後，津波が発生し置図を示す。

た場合に，その影響を俯瞰的に把握するため，津波(1) 津波監視設備の津波による影響評価

及び漂流物の影響を受けない防潮堤内側の原子炉建屋の屋上に設置し，津波監視機能が十分に保持でａ．津波による影響の有無(a)

津波監視カメラは，取水口及び放水口をきる設計とする。取水ピット水位計は，非常用海水含む敷地前面東側の海域を監視するものでポンプの取水性を確保するために，基準津波の下降あり，原子炉建屋の屋上T.P.約＋64mの位置側の取水ピット水位の監視を目的に、津波及び漂流物の影響を受けにくい防潮堤内側の取水ピットにに設置する。このため，津波の遡上域になく基準津波の影響は受けない。

設置し，津波監視機能が十分に保持できる設計とす(b) 取水ピット水位計は，主として基準津波にる。潮位計は，津波の上昇側の水位監視を目的に，よる引き波時の取水ピットの下降側水位を津波及び漂流物の影響を受けにくい取水口入口近監視するものである。取水ピット水位計の設

傍の取水路側壁に設置し，津波監視機能が十分に保置位置は，防潮堤と海水ポンプ室間の取水ピ

持できる設計とする。

ット上版コンクリート躯体内に設置するた
５条- 120

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

審査資料記載内容

なお，津波監視設備は，基準地震動に対して，機め，津波の遡上域にないが，取水路から流入能を喪失しない設計とする。設計に当たっては，自する津波の影響を考慮する必要がある。この然条件（積雪，風荷重等）との組合せを適切に考慮ため，後述②において津波による影響に対すする。

る防止策・緩和策等を示す。

備考(c) 潮位計は，主として基準津波による寄せ波時の取水口前面の上昇側水位を監視するものであり，取水路内の側壁に設置するため，取水ピット水位計と同様に，取水路から流入す
る津波の影響を考慮する必要がある。このため，後述②において津波による影響に対する防止策・緩和策等を示す。
b.

津波による影響に対する防止策・緩和策等
上記①に示したとおり，取水ピット水位計及び潮位計は，取水路から流入する津波の影響が考えられるため，津波の波力及び漂流物の衝突に対する防止策・緩和策を検討した。
(a) 津波の波力に対する防止策・緩和策等
津波による波力に対して，取水ピット水位計は，「1.6 設計又は評価に用いる入力津波」
において示した取水ピットにおける潮位のばらつき及び入力津波の数値計算上のばらつきを考慮した津波高さT.P.＋19.4mに，参照する裕度＋0.65mを含めたT.P.＋22.0mの水頭を考慮した設計とするため，津波の波力による影響は受けない。また，潮位計は，「1.6
設計又は評価に用いる入力津波」において示した敷地前面における潮位のばらつき及び
入力津波の数値計算上のばらつきを考慮した津波高さT.P.＋17.9mに，参照する裕度＋
0.65mを含めたT.P.＋20.0mの水頭を考慮した設計とするため，津波の波力による影響は受けない。
(b) 津波による漂流物の衝突に対する防止策・緩和策等津波による漂流物の衝突に対しては，「2.5
項 水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能への影響防止」において示したとお５条- 121基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

審査資料記載内容

備考

り，取水口の上部高さT.P.＋3.31mに対し，基準津波による敷地前面における水位は
T.P.＋17.9mであることから，漂流物の選定において，取水口に向かう可能性が否定できないと評価した作業台船及び漁船は，取水口の上部を通過するものと考えられる。仮に取水口に漂流物が向かったとしても，漂流物の寸法及び取水口呑口の寸法の関係から，取水
路内を大きな漂流物が逆流することは考え難いため，漂流物の影響は受けない。第3.3-1
表に作業台船及び漁船の主要諸元，第3.3-2
図に取水口呑口部の構造を示す。
上記のとおり，取水ピット水位計及び潮位計は，基準津波による漂流物の影響は受けな
津波監視カメラ

いと考えられるが，ここでは漂流の可能性が

津波監視カメラは，原子炉建屋の屋上 T.P.＋

否定できないと評価した漂流物以外の比較的64m に設置し，暗視機能を有したカメラにより，寸法の小さい漂流物を想定した場合の影響に

昼夜を問わず中央制御室及び緊急時対策所からついて評価するとともに，防止策・緩和策等監視できる設計とする。

について検討した。

(1)

(2)

取水ピット水位計ⅰ）取水ピット水位計

取水ピット水位計は，T.P.−7.8m〜T.P.＋2.3m

取水ピット水位計は，取水路奥の取水ピを計測範囲として，取水ピットに設置し，非常用ット上版のコンクリート躯体に設けるφ海水ポンプが設置された取水ピットの津波に対400mmの貫通孔内に設置するため，取水路

する下降側の水位を中央制御室及び緊急時対策

内に流入した漂流物が取水ピット水位計

所から監視できる設計とする。

に衝突する可能性は極めて低いと考えら

(3)

潮位計

れる。

潮位計は，T.P.−5.0m〜T.P.＋20.0m を計測範

このため，比較的寸法の小さい漂流物

囲として，取水口入口近傍の取水路側壁に設置を想定しても，漂流物の衝突による影響

し，津波に対する上昇側の取水口付近の水位を中はないと考えるが，より安全側の対策と央制御室及び緊急時対策所から監視できる設計

して，海水ポンプ室の北側及び南側にそとする。

れぞれ1個ずつ計2個の取水ピット水位計

なお，取水口入口近傍の北側と南側にそれぞれ1 個設置し，2 箇所で計測できるようにすることを設置し，多重化を図ることとする。第3.3-3図に取水ピット水位計の配置図，第により，万が一，漂流物の影響を受けた場合であ

3.3-4図に取水ピット水位計の据付部のっても，機能補完ができる設計とする。

概略構造を示す。

５条- 122基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

審査資料記載内容

備考ⅱ）潮位計
潮位計は，取水口入口近傍の側壁に設置するが，検出器及びケーブル・電線管はφ400mm，厚さ10mmのステンレス製の防波管内に収納することにより，取水路内に流入した漂流物から保護できる設計としている。
このため，比較的寸法の小さい漂流物を想定しても，漂流物の衝突による影響はないと考えるが，より安全側の対策として，取水口の北側及び南側にそれぞれ1個ずつ計2個の潮位計を設置し，多重化を図ることとする。第3.3-5図に潮位計の配置図，第3.3-6図に潮位計の据付部の概略構造を示す。
以 上 の 津 波 によ る 影響 に 対 す る 防 止策・緩和策により，取水ピット水位計及び潮位計は，津波に対して機能保持が可能である。
(2) 津波監視設備の仕様等
ａ．津波監視カメラ(a)仕様
津波監視カメラ（直径178mm×高さ285mm）
は，津波の襲来

状況等をリアルタイムかつ継続的に把握するため，敷地前面を監視できる視野角（360°可動）とするとともに，赤外線撮像機能を有し，昼夜問わず監視可能な仕様のカメラを原子炉建屋屋上T.P.約＋64mに設置する。また，津波監視カメラの画像は，中央制御室及び緊急時対策所に設置した監視設備に表示し，継続的に監視できる設計とする。
津波監視カメラ本体及び監視設備の電源は，所内常設直流電源設備から受電すること
で，交流電源喪失時においても監視が継続可
能な設計とする。
第3.3-2表に津波監視カメラの基本仕様，
５条- 123基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

審査資料記載内容

備考

第3.3-7図に津波監視カメラの設置位置と監視可能範囲を示す（津波監視カメラの配置図
は第3.3-1図参照）。
ｂ）設備構成津波監視カメラは，カメラ本体，津波監視カメラ用設置架台，配線ボックス，監視設備，電線管から構成される。第3.3-8図に津波監視カメラの設備構成概要を示す。
ｃ）構造・強度評価及び機能維持評価
津波監視カメラが使用条件及び想定される自然条件下において要求される機能を喪失しないことを確認する。
津波監視カメラは，原子炉建屋屋上T.P.
約＋64mに設置することから津波の影響は受けない。このため，想定される自然条件として考慮すべきものは，地震，積雪，降下火砕物，降雨及び風である。このうち，竜巻による評価については，「第六条 外部からの衝撃による損傷の防止」において説明することとし，ここでは使用条件及び上記の自然条件に対する評価方針を示す。
なお，自然条件のうち，津波については前述のとおり影響を受けることはないため，荷重の組合せ等での考慮は要しない。
ⅰ）評価対象第3.3-3表に津波監視カメラの構造・強度評価及び機能維持評価対象を示す。
ⅱ）評価方針○構造・強度評価
津波監視カメラは，基準地震動ＳＳに対して地震時に要求される機能を喪失
しないことを確認する。
具体的には，津波監視カメラ設置用架台，取付ボルトについて，地震時に想定される評価荷重に基づき応力評価を行い，裕度（＝許容応力／発生応力）が1.0以上であることを確認する。また，電線管については，電線管布設において，も５条- 124基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

審査資料記載内容

備考

っとも厳しい条件にあるモデルにて評価し，最大許容支持間隔を求め，それに包絡される条件で施工することで，耐震性を確保する。
○機能維持評価
機能維持の評価対象ついては，振動試
験において，津波監視カメラ，配線ボックス，監視設備の電気的機能の健全性を確認した加振波の最大加速度（以下「確認済加速度」という。）に対し，取付箇所の最大応答加速度（以下「評価加速度」という。）が下回っていることを確認す
る。
ⅲ）荷重の組合せ
津波監視カメラは，津波の影響を受けない場所に設置するため，津波荷重の考
慮は不要であり，常時荷重＋余震荷重の組合せは，以下の組合せに包絡されるため，これらを適切に組合せて設計を行う。
・常時荷重＋地震荷重
また，設計に当たっては，自然現象との組合せを適切に考慮する。
ⅳ）評価荷重○固定荷重
自重等を考慮する。
○地震荷重
基準地震動ＳＳを考慮する。
○積雪荷重
屋外に設置される津波監視カメラ設置用架台及び電線管に対しては，堆積量30cmを考慮する。
○降下火砕物
屋外に設置される津波監視カメラ設
置用架台及び電線管に対しては，堆積量50㎝を考慮する。
５条- 125

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

審査資料記載内容

備考○降雨荷重
降雨に対しては，津波監視カメラは防水性能IP66（あらゆる方向からのノズルによる強力なジェット噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはな
らない）に適合する設計とする。
○風荷重
・竜巻「第六条 外部からの衝撃による損傷の防止」において説明する。
・竜巻以外
建築基準法（建設省告示第1454号）に基づく発電所立地地域（東海村）の
基準風速30m/s相当の風荷重を受けた
場合においても，津波監視カメラ設置用架台及び電線管は継続監視可能であることを確認する。
ｂ．取水ピット水位計（ａ）仕様
取水ピット水位計は，主として基準津波による引き波時の取水ピットの下降側水位を監視するため設置するものである。
取水ピットにおける潮位のばらつき及び
入力津波の数値計算上のばらつきを考慮した入力津波高さは，上昇側でT.P.＋19.4m，
下降側でT.P.−5.2mである。このため，取水ピット水位計の計測範囲については，下降 側 は取 水ピ ッ ト底部 付 近の T.P-7.8m とし，上昇側は取水ピット上版下端高さ付近のT.P.+2.3mまで計測できる設計とする。また，取水ピット水位計の検出器は，取水ピットからの津波による圧力に十分に耐えられる設計とする。取水ピット水位計本体及び監視設備の電源は，所内常設直流電源設
備から受電することで，交流電源喪失時においても監視が継続可能な設計とする。第3.3-4表に取水ピット水位計の基本仕様を
５条- 126基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

審査資料記載内容

備考

示す（取水ピット水位計の配置図は第3.3-3
図，据付面概略構造は第3.3-4図参照）。
（ｂ）設備構成
取水ピット水位計は，水位計本体，水位計取付座，監視設備，電線管から構成されている。
第3.3-9図に取水ピット水位計の設備構成概要を示す。
（ｃ）構造・強度評価及び機能維持評価
取水ピット水位計が使用条件及び想定される自然条件下において要求される機能を喪失
しないことを確認する。
取水ピット水位計は，取水ピット上版のコンクリート躯体内に設置され，取水ピット水位計
据付面の上部には閉止板を設置する構造であるため，想定される自然条件として考慮すべき
ものは地震及び津波である。このため，ここでは使用条件及び上記の自然条件に対する評価
方針を示す。
ⅰ）評価対象第3.3-5表に取水ピット水位計の構造・強度評価及び機能維持評価対象を示す。
ⅱ）評価方針○構造・強度評価
取水ピット水位計は，基準地震動ＳＳに対して地震時に要求される機能を喪失しないことを確認する。
具体的には，取水ピット水位計の据付
座，取付ボルトについて，地震時に想定される評価荷重に基づき応力評価を行い，裕度（＝許容応力／発生応力）が1.0以上であることを確認する。また，電線管については，電線管布設において，もっとも厳しい条件にあるモデルにて評価し，最大許容支持間隔を求め，それに包絡される条件で施工することで，耐震性を確保する。
なお，建屋間相対変位が生じる箇所に
５条- 127基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

審査資料記載内容

備考

ついては，可とう電線管を適用する。
○機能維持評価
機能維持の評価対象ついては，振動試
験において，取水ピット水位計，監視設
備の確認済加速度に対し，評価加速度が下回っていることを確認する。
ⅲ）荷重の組合せ
取水ピット水位計の設計においては以下のとおり，常時荷重，地震荷重，津波
荷重，余震荷重を適切に組合せて設計を行う。
・常時荷重＋地震荷重
・常時荷重＋津波荷重
・常時荷重＋余震荷重＋津波荷重
なお，取水ピット水位計は，上述「(1) ②
津波による影響に対する防止策・緩和策等」に示したとおり，必要な防止策・緩和策を講じることから，漂流物による荷重は考慮しない。
ⅳ）評価荷重○固定荷重
自重等を考慮する。
○地震荷重
基準地震動ＳＳを考慮する。
○津波荷重
潮位のばらつき及び入力津波の計算上のばらつきを考慮した取水ピットにおける入力津波高さT.P.＋19.4mに，参照する
裕度である＋0.65mを含めても，十分に保守 的 な 値 で あ る 津 波 荷 重 水 位 T.P. ＋
22.0m（許容津波高さ）を考慮する。第3.3-6表に取水ピット水位計の津波荷重の考え方を示す。
○余震荷重
余震による地震動を検討し，余震荷重を設定する。具体的には余震による地震動として弾性設計用地震動Ｓｄを考慮し，これ５条- 128基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

審査資料記載内容

備考

による荷重を余震荷重として設定する。
ｃ．潮位計
（ａ）仕様
潮位計は，主として基準津波による寄せ波時の取水口前面の上昇側水位を監視するため設置するものである。
潮位計の計測範囲は，引き波時の非常用海
水ポンプの取水性を確保するために設置する貯留堰の天端高さT.P.−4.9mから，敷地前
面東側の防潮堤における潮位のばらつき及び入力津波の数値計算上のばらつきを考慮した入力津波高さT.P.＋17.9mを包含する
T.P.−5.0m〜T.P.＋20.0mまで計測できる設計とする。また，潮位計の検出器は，取水路からの津波による圧力に十分に耐えられる設計とする。潮位計本体及び監視設備の電源は，所内常設直流電源設備から受電すること
で，交流電源喪失時においても監視が継続可
能な設計とする。第3.3-7表に潮位計の基本
仕様を示す（潮位計の配置図は第3.3-5図，据付部概略構造は第3.3-6図参照）。
（ｂ）設備構成
潮位計は，潮位計本体，潮位計取付サポー
ト，監視設備，電線管から構成される。第3.3-9図に潮位計の設備構成概要を示す。
（ｃ）構造・強度評価及び機能維持評価
潮位計が使用条件及び想定される自然条
件下において要求される機能を喪失しないことを確認する。
潮位計は，取水路内の側壁に設置されることから，想定される自然条件として考慮すべ
きものは，地震及び津波である。このため，
ここでは使用条件及び上記の自然条件に対する評価方針を示す。
５条- 129基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

審査資料記載内容
○

備考

評価対象
第3.3-8表に潮位計の構造・強度評価及び機能維持評価対象を示す。

ⅰ）評価方針○構造・強度評価
潮位計は，基準地震動ＳＳに対して地震時に要求される機能を喪失しないことを確認する。
具体的には，潮位計の取付サポート，
潮位計取付ボルトについて，地震時に想定される評価荷重に基づき応力評価を行い，裕度（＝許容応力／発生応力）が1.0以上であることを確認する。また，
電線管については，電線管布設において，もっとも厳しい条件にあるモデルにて評価し，最大許容支持間隔を求め，それに包絡される条件で施工することで，耐震性を確保する。
なお，建屋間相対変位が生じる箇所については，可とう電線管を適用する。
○機能維持評価
機能維持の評価対象ついては，確認済
加速度に対し，取付箇所の評価加速度が下回っていることを確認する。
ⅲ）荷重の組合せ
潮位計の設計においては以下のとおり，常時荷重，地震荷重，津波荷重，余震荷重を適切に組合せて設計を行う。
・常時荷重＋地震荷重
・常時荷重＋津波荷重
・常時荷重＋余震荷重＋津波荷重
なお，潮位計は，上述「(1) ② 津波による影響に対する防止策・緩和策等」に示したとおり，必要な防止策・緩和策を講じることから，漂流物による荷重は考慮しない。
５条- 130

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

審査資料記載内容

備考ⅳ）評価荷重○固定荷重
自重等を考慮する。
○地震荷重
基準地震動ＳＳを考慮する。
○津波荷重
潮位のばらつき及び入力津波の計算上のばらつきを考慮した敷地前面海域における入力津波高さT.P.＋17.9mに，参照する裕度である＋0.65mを含めても，十分に
保 守 的 な 値 で あ る 津 波 荷 重 水 位 T.P. ＋
20.0m（許容津波高さ）を考慮する。第3.3-9
表に潮位計の津波荷重の考え方を示す。
○余震荷重
余震による地震動を検討し，余震荷重を設定する。具体的には余震による地震動として弾性設計用地震動Ｓｄを考慮し，これによる荷重を余震荷重として設定する。

５条- 131(4) 施設・設備等の設計・評価に係る検討事項
基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド
5.4

施設・設備等の設計・評価に係る検討事項

5.4.1 津波防護施設、浸水防止設備等の設計における検討事項

基準適合への対応方針
10.6.1.1.3

主要設備

審査資料記載内容

備考

3.4 施設・設備等の設計・評価に係る検討事項
3.4.1 津波防護施設，浸水防止設備等の設計における検討事項【規制基準における要求事項等】
津波防護施設、浸水防止設備の設計及び漂流物に係る措置に当たっては、次に示す方針（津波荷重の設定、余震荷重の考慮、津波の繰り返し作用の考慮）を満足すること。
・各施設・設備等の機能損傷モードに対応した荷重（浸水高、波力・波圧、洗掘力、浮力等）について、入力津波から十分な余裕を考慮して設定すること。
・サイトの地学的背景を踏まえ、余震の発生の可能性を検討すること。
・余震発生の可能性に応じて余震による荷重と入力津波による荷重との組合せを考慮すること。
・入力津波の時刻歴波形に基づき、津波の繰り返しの襲来による作用が津波防護機能、浸水防止機能へ及ぼす影響について検討すること。
【確認内容】(1)津波荷重の設定、余震荷重の考慮、津波の繰り返
し作用の考慮のそれぞれについて、要求事項に適合する方針であることを確認する。以下に具体的な方針を例示する。
①津波荷重の設定については、以下の不確かさを考慮する方針であること。
a)入力津波が有する数値計算上の不確かさ
b)各施設・設備等の機能損傷モードに対応した荷重の算定過程に介在する不確かさ
上記b)の不確かさの考慮に当たっては、例えば抽出した不確かさの要因によるパラメータスタディ
等により、荷重設置に考慮する余裕の程度を検討する方針であること。
②余震荷重の考慮については、基準津波の波源の活動に伴い発生する可能性がある余震（地震）について、そのハザードを評価するとともに、基準津波の継続時間のうち最大水位変化を生起する時間
５条- 132

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

審査資料記載内容

備考

帯において発生する余震レベルを検討する方針であること。また、当該余震レベルによる地震荷重と基準津波による荷重は、これらの発生確率の推定に幅があることを考慮して安全側に組み合わせ
る方針であること。
③津波の繰り返し作用の考慮については、各施設・設備の入力津波に対する許容限界が当該構造物全体の変形能力（終局耐力時の変形）に対して十分な余裕を有し、かつ津波防護機能・浸水防止機能を保持するとして設定されていれば、津波の繰り返し作用
による直接的な影響は無いものとみなせるが、漏水、二次的影響（砂移動、漂流物等）による累積的な作用又は経時的な変化が考えられる場合は、時刻
歴波形に基づいた、安全性を有する検討方針であること。
上記(1)〜(13)の各施設・設備における許容限界
は，地震後，津波後の再使用性や，津波の繰り返し作用を想定し，止水性が保持できることも考慮して，当該構造物全体の変形能力に対して十分な余裕を有するよう，各施設・設備を構成する材料が弾性域内に収まることを基本とする。
上記(14)〜(16)の貫通部止水処置については，地
震後，津波後の再使用性や，津波の繰り返し作用を想定し，止水性の維持を考慮して，貫通部止水処置が健全性を維持することとする。
各施設・設備等の設計，評価に使用する津波荷重の設定については，入力津波が有する数値計算上の不確かさ及び各施設・設備等の機能損傷モードに対応した荷重の算定過程に介在する不確かさを考慮する。
入力津波が有する数値計算上の不確かさの考慮に当たっては，各施設・設備の設置位置で算定された津波の高さを安全側に評価して入力津波を設定することで，不確かさを考慮する。
各施設・設備等の機能損傷モードに対応した荷重の算定過程に介在する不確かさの考慮に当たっては，入力津波の荷重因子である浸水高，速度，津波波力等を安全側に評価することで，不確かさを考慮
５条- 133

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

審査資料記載内容

備考

し，荷重設定に考慮している余裕の程度を検討する。
津波波力の算定においては，津波波力算定式等，幅広く知見を踏まえて，十分な余裕を考慮する。
漂流物の衝突による荷重の評価に際しては，津波の流速による衝突速度の設定における不確実性を考慮し，十分な余裕を考慮する。
津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備の設計において，基準津波の波源の活動に伴い発生する可能性がある余震（地震）についてそのハザードを評価し，その活動に伴い発生する余震による荷重を設定する。
余震荷重については，基準津波の継続時間のうち最大水位変化を生起する時間帯を踏まえ過去の地
震データを抽出・整理することにより余震の規模を想定し，余震としてのハザードを考慮した安全側の評価として，この余震規模から求めた地震動に対してすべての周期で上回る地震動を弾性設計用地震動の中から設定する。
主要設備の概念図を第 10.6-1 図〜第 10.6-14 図に示す。
5.4.2 漂流物による波及的影響の検討【規制基準における要求事項等】
津波防護施設の外側の発電所敷地内及び近傍にお1.4.1.6

水位変動に伴う取水性低下による重要な安 3.4.2

漂流物による波及的影響の考慮

全機能への影響防止
ヒアリング希望日：2017 年 6 月 6 日

いて建物・構築物、設置物等が破損、倒壊、漂流する可能性について検討すること。
上記の検討の結果、漂流物の可能性がある場合には、防潮堤等の津波防護施設、浸水防止設備に波及的影響を及ぼさないよう、漂流防止装置または津波防護施設・設備への影響防止措置を施すこと。
【確認内容】(1)漂流物による波及的影響の検討方針が、要求事項に適合する方針であることを確認する。
(2)設計方針の確認に加え、入力津波に対して津波防護機能が十分保持できる設計がなされることの見通しを得るため、以下の例のような具体的な方針を確認する。
５条- 134

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

審査資料記載内容

備考①敷地周辺の遡上解析結果等を踏まえて、敷地周辺の陸域の建物・構築物及び海域の設置物等を網羅的に調査した上で、敷地への津波の襲来経路及び遡上経路並びに津波防護施設の外側の発電所敷地
内及び近傍において発生する可能性のある漂流物を特定する方針であること。なお、漂流物の特定に当たっては、地震による損傷が漂流物の発生可能性を高めることを考慮する方針であること。
②漂流防止装置、影響防止装置は、津波による波力、漂流物の衝突による荷重との組合せを適切に考慮して設計する方針であること。
(2)

津波の二次的な影響による非常用海水ポンプの機能保持確認ｃ．漂流物の取水性への影響(a)

漂流物の抽出方法
漂流物となる可能性のある施設・設備を抽出するため，発電所敷地外については，半径約 5km の範囲（陸域については，遡上域を包絡する箇所）を，敷地内については，遡上域として防潮堤の外側を網羅的に調査する。設
置物については，地震で倒壊する可能性のあるものは倒壊させた上で，浮力計算により漂流するか否かの検討を行う。
(b)

抽出された漂流物となる可能性のある施設・設備の影響
基準津波の遡上解析の結果によると，防潮堤の外側は遡上域となる。このため，基準津
波により漂流物となる可能性のある施設・設備が非常用海水ポンプの取水性に影響を及ぼさないことを確認する。
この結果，発電所敷地内で漂流する可能性があるものとして，鉄骨造建物の外装板，除塵装置制御盤，浚渫用の作業台船等があるが，作業台船を除いては，設置位置及び流向を考慮すると取水口へは向かわないため，取水性への影響はない。また，作業台船については，取水口に向かう可能性は否定できないが，取水口の口全てを閉塞させることはなく，取５条- 135

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

審査資料記載内容

備考

水性への影響はない。なお，敷地内の物揚岸
壁に停泊する燃料等輸送船は，津波警報等発令時には緊急退避するため，漂流物とはならない。
発電所敷地外で漂流する可能性があるもの
として，鉄骨造建物の外装板，倉庫，防護柵（木製），ボンベ類等があるが，設置位置及び流向を考慮すると取水口へは向かわないため，取水性への影響はない。なお，発電所近傍で操業する漁船が航行不能になった場合については，取水口に向かう可能性は否定できないが，取水口の口全てを閉塞させることはなく，取水性への影響はない。
発電所前面を通過する定期船に関しては，発電所から半径 5km 以内に航路はないことか
ら，発電所に対する漂流物とはならない。
なお，取水口に向かう可能性のある漂流物については，津波防護施設及び浸水防止設備に衝突する可能性があるため，最も重量が大
きい作業台船を衝突荷重として評価する。
除塵装置である回転レイキ付バースクリー
ン及びトラベリングスクリーンについては，
基準津波の流速に対し，十分な強度を有していることから，損傷することはなく漂流物とはならないことから，取水性に影響を及ぼすことはないことを確認している。
5.4.3 津波影響軽減施設・設備の扱い

該当なし

該当なし

【規制基準における要求事項等】
津波防護施設・設備の設計において津波影響軽減施設・設備の効果を期待する場合、津波影響軽減施
設・設備は、基準津波に対して津波による影響の軽減機能が保持されるよう設計すること。
津波影響軽減施設・設備は、次に示す事項を考慮すること。
・地震が津波影響軽減機能に及ぼす影響
・漂流物による波及的影響
・機能損傷モードに対応した荷重について十分な余裕を考慮した設定
５条- 136

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

基準適合への対応方針

審査資料記載内容

備考

・余震による荷重と地震による荷重の荷重組合せ
・津波の繰り返し襲来による作用が津波影響軽減機能に及ぼす影響【確認内容】(1)津波影響軽減施設・設備の効果に期待する場合における当該施設・設備の検討方針が、要求事項に適合する方針であることを確認する。

５条- 137