C735CT_(02)_危険火災警報音が鳴ったら、以下の内容を必ず守ってください。

推奨ひも

必ず行う

CO注意報音が鳴ったら、以下の内容を必ず守ってください。
CO濃度が上昇し、短時間で生命が危険な状態になるおそれがあります。
注意報音の鳴っている部屋にいるときは、すぐに換気をしてください。
※原因が特定できない場合は避難してください。
必ず行う

部屋の外にいるときは、すぐに入室しないでください。
禁止

分解や改造はしないでください。
故障の原因となります。
衝撃を与えないでください。
故障の原因となります。

このたびは、一酸化炭素検知機能付き火災警報器（以下、警報器という）をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用になる前に、この取扱説明書を最後までお読みいただき、正しくお使いください。
お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

止

必ず行う

警報器の取り付け、取り外し、定期点検、異常時の点検・処置などを行
うときは、安定した踏み台を使い、十分注意してください。
転落・転倒・落下によるケガのおそれがあります。

必ず行う

定期的に
（1ヶ月に1回程度）
警報停止スイッチを操作して、警報器が正常に動作するか点検をしてください。また、1 週間以上留守にされた
ときは、警報器が正常に動作するか点検をしてください。

ＣＯ反応式とは？
総務大臣により制定された特例基準に基づいた住宅用火災警報器です。

ライターの炎やタバコの煙などを使って、点検を行わないでください。
火災や故障の原因となります。

（CO反応式）特例基準マーク
特 =光電式住宅用防災警報器

禁止警報器の前に物を置いたり、取り付けたりしないでください。
火災警報やCO注意報の遅れの原因となります。

警報器の機能について

禁

禁

止

止

取付ねじ１本で壁面に取り付けられている場合は、引きひもを使用しな
いでください。
警報器が落下するおそれがあります。
警報器に耳を近づけて、警報音を聞かないでください。
聴力障害などの原因になるおそれがあります。

禁

止

必ず行う

設置後、10年（交換期限）を過ぎた警報器は、新しい警報器とお取り替えください。
正常に動作しないおそれがあります。
警報器を水につけたり、水をかけたりしないでください。
故障の原因となります。

水ぬれ禁止〒532-0036 大阪市淀川区三津屋中2-5-4
HP URL https://www.new-cosmos.co.jp/
新コスモス電機(株)サポートセンター

お問い合わせ先

0120-621-250
または 03-6625-7056
フリーダイヤル

禁

電話受付時間9：00～17：00
平日のみ※当社指定休業日を除く

1. 安全上のご注意
ご使用前に必ずお読みいただき、お客さまや他の人々への危害や損害を未然に防止するために、必ずお守りください。
注意事項は、誤った取り扱いによる危害や損害の程度を、以下の表示で区分しています。

危険

誤った取り扱いをすると｢死亡または重傷を負う危険が切迫して生じる場合が想定される｣内容を示します。

警 告 誤った取り扱いをすると｢死亡または重傷を負う可能性が想定される｣内容を示します。
誤った取り扱いをすると｢傷害を負う可能性および物的損害のみが発生する可能性が想定
注 意 される｣内容を示します。

止

引きひもを引いて火災警報音を停止するとき、および定期点検をするときは、強く引いたり、ぶら下がったりしないでください。
警報器の落下や、ひも切れまたはひもが外れるおそれがあります。

2. 各部のなまえとはたらき● スピーカー

動作の詳細は「13.熱中症／乾燥おしらせ機能」
を参照ください。

● 橙
（熱中症）
LED

動 作 の 詳 細は
「13.熱 中症／乾燥おしらせ機能」
を参照ください。

● 黄（CO注意報）LED

ＣＯを検知すると点滅
します。

● 赤
（火災警報）
LED● 煙感知部

煙を感知します。
火災などにより、警報器
周囲の煙が一定濃度以上になると、それを感知して火災警報を発します。

● 警報停止スイッチ

警報停止スイッチを操作する と火災警報音を停止させたり、定期点検を行うことができます。
★ 警報停止スイッチを押すことまたは、引きひもを引いて操作することをいいます。
★

● ＣＯ検知部

絵表示の内容ＣＯを検知します。
警報器周囲のＣＯが
規定濃度以上になるとＣＯ注意報を発します。

｢一般的な禁止｣事項を示しています。

おねがい

②

直射日光が当たる窓の近くや、熱がこもる場所に設置すると、熱中症おしらせが鳴りやすくなることがあるので注意ください。

引きひも

注意
注意

1秒

電池切れ
点滅

10秒おきに
1回点滅

10秒

故障点滅

10秒おき
に3回点滅

10秒

正しい取付位置に取り付けてください。
取り付けてはいけない場所に取り付けると、火災警報および CO 注意報の遅れ、誤作動、故障の原因となります。
本警報器はガス機器の設置基準及び実務指針に記載されているガス警報器の設置場所には設置できません。

点滅周期

点滅周期

正しい取付場所について

点滅周期※ 設置および維持基準については、政省令で定める基準に従い、市町村条例で定められています。各市町村によって設置場所が異なる場合がありますので、各市町村が定める火災予防条例を確認してください。

3. 商品のご確認【設置例】

できるだけ部屋の中心

梱包部品の種類と個数を確認してください。
警報器本体…1個
取付ねじ…2本

石膏ボードピン…5本（予備：1本）

石膏ボード用仮止めピン…1個スタートガイド…1冊

専用リチウム
電池…1個

取扱説明書（保証書付）…1冊● 天井面に取り付ける場合は、

壁やはりから60cm以上離した位置に取り付けてください。

天井面

警報器本体から取付ベースを取り外す
手のひらで押し
ながら、左
（反時
計回り）
に回して
外す

｢水ぬれ禁止｣事項を示しています。

● 壁面に取り付ける場合は、警報器の底面が天井面下20cmから30cmまでの範囲にくるように取り付けてください。

取付ベースを引っ張りながら回さないでください。
取り付け時の本体落下防止の安全ロック機構が働くため、取付ベースは外れません。

電源を入れる■石膏ボードの壁面に取り付ける場合① 石膏ボード用仮止めピンを、仮止め穴に差し込んで仮止めする。
② 取付ベースの目印が壁面の目地などと平行になるように、取付ベースを図のように石膏ボードピン(4本)で壁面に固定する。
③ 石膏ボード用仮止めピンを抜き取る。
〈確認〉
取付ベースが、壁面に密着していることを確認してください。

注意
注意● コネクタの接続にドライバーなどを使用しないでください。
コネクタが破損したり、専用リチウム電池がショートする原因になります。
● リード線の赤（＋）と黒（－）の向きを間違えないように、確実に差し込んでください。
● 専用リチウム電池の外装フィルムは電池を保護するものです。はがさな
いでください。

20cm～30cm

端子

1

2

刻印
「上
（UP）
」
を
上向きにする
石膏ボード用仮止めピン①仮止めする③抜き取る②②「本体側」が取付ベース 刻印
手前側になっていること

天井面に取り付ける場合は、石膏ボードピンを使用しないでください。

① 取付ベースの目印が天井の目地な
両面テープによる取付禁止
どと平行または垂直になるように、
刻印「本体側」が手前取付ベースを図のように取付ねじ
目印
側になっていること（2本）
で天井面に仮締めする。
警報器② 取付ベースを左右に回転させて、取 スイッチ側付角度を微調整する。
③ 取付ねじ（2本）を本締めする。
〈確認〉
取付ベースが、容易に脱落しないことを確認してください。

電池

②微調整
する

取付ベース

警報器の取り付けかた● 壁面に取り付ける場合は、できるかぎりたれ壁やはりから60cm以上離してください。

① 取付ベースの刻印「スイッチ」と警報器のスイッチの位置を合わせる。
② 取付ベースの引っ掛け部の手前に、警報器裏面の突起（3箇所）を合わせる。

取り付けてはいけない場所について

警報器の合わせ位置

以下の場所には、絶対に警報器を取り付けないでください。
誤作動や警報の遅れの原因になります。
● 温度が0℃～＋40℃の範囲をこえる場所。

● 火災以外の煙や蒸気がかかる場所、車庫など。

● 浴室内、水のかかる場所、水滴がつく場所、結露する場所。
感電や電気的故障の原因になりま
す。

突起

取付ベース
引っ掛け部

引っ掛け部
（３箇所）
警報器
溝
（3箇所）

②

警報器

②

取付ベース

②
①
刻印
「スイッチ」とスイッチ（警報器の前面）の位置を合わせる※図は前面から見ています。

おねがい❷セットする● カーテンウォールなどで仕切られた
場所。

電池
収納部

● 引きひもを使用する場合はP.3「引きひもについて」を参照ください。
● 警報器を取り付けた後で引きひもが引けることをご確認してください。
③ 本体を押し付けながら、右（時計回り）に回して固定する。
壁掛け取り付けの場合● タンスなどから60cm以内の場所。

天井取り付けの場合● 振動、衝撃の激しい場所。
60cm以内端子

3

石膏ボードピン②

警告
注意

凸部と凹部を合わせる｢必ず行う｣事項を示しています。

②

取付ねじ①仮締めする③本締めする

● 屋外。

赤
（＋）

両面テープによる取付禁止

目印

天井面に取り付ける場合は、引きひもは使用しないでください。
引きひもを強く引くと、本体が落下するおそれがあります。

60cm以上

黒
（－）

取付ねじ
（付属）
①仮締めする③本締めする刻印「本体側」が手前側になっていること
取付ベース②微調整する

上
m以
1.5

上
m以
1.5

❶差し込む

引きひもを取り付けることで、警報停止スイッチと同じ操作ができます。
引きひもは付属されていませんので、お客さまで市販の引きひもをご購入ください。

照明機器● 換気口など、空気の吹出口から1.5m以上離してください。

① 電池のコネクタを、警報器裏面の端子に差し込み（電源投入）、電池を電池収
納部にセットしてください。

刻印
「上
（UP）
」
を
上向きにする

木質天井面や石膏ボードの天井面では、補強材が通っている箇所に取り付けてください。

なるべく離す60cm以上
できるだけ部屋の中心｢分解禁止｣事項を示しています。
● 引きひも取付部

換気口、
エアコンなどの
空気の吹出口● 警報器のスイッチが操作しやすく、LEDが見やすい位置に取り付けてください。

コネクタ

両面テープによる取付禁止

注意
注意

本体を持ち、取付ベースを手のひらで押しながら、左（反時計回り）に回して、取付
ベースを外してください。
取付ベース① 取付ベース外周部の目印が壁面の目地などと平行になるように、取 目印付ベースを図のように取付ねじ（2本）
で壁面に仮締めする。
② 取付ベースを左右に回転させて、取付角度を微調整する。
③ 取付ねじ（2本）を本締めする。

■天井面に取り付ける場合

20～30cm以内
1.5m以上4-1 取り付ける前に

本体の外周

照明
機器

1.5m以上たれ壁やはりから60cm以上4. 警報器の取り付け

コネクタ

す
なるべく離

60cm以上

おねがい
● 青
（乾燥）
LED

火災警報音やCO注意報
音が鳴ります。

火災警報時に点滅しま
す。

1秒おきに
1回点滅

■木質などの壁面に取り付ける場合（取付ねじ 2 本で固定する）

4-2 取付位置の確認①

点滅

取付ベースの取り付け

本体底面

溝

壁面

● 火災による煙を感知して音声で警報を発する機能や、住宅で発生する一酸化炭素（以下COという）を検知して音声で注意報を発する機能を持っていますが、火災の発生や住宅におけるCOの発生を未然に防止する装置ではありません。
火災やCOの発生などによる損害については、責任を負いかねますのでご了承ください。
● 換気扇などにより煙が吸引され、煙が一定濃度以上にならないときは、火災警報機能が働きません。
● CO検知部にCOが到達しないときは、CO注意報機能が働きません。
● 警報器を取り付けていない部屋は、火災の監視ができません。また、取付場所近くでのＣＯには注意
報を発しますが、他の部屋で発生したCOには注意報を発しないことがあります。
● 消防法で定める住宅用防災警報器として設置できます。
● 消防法に規定された「自動火災報知設備」には代用できません。
● 熱中症おしらせは、警報器周囲の環境条件から熱中症注意の目安を示し体調管理などにお役立てい
ただくもので、熱中症を防止できるものではありません。
● 乾燥おしらせは、警報器周囲の環境条件から空気の乾燥をお知らせし健康管理などにお役立ていただくもので、乾燥によるインフルエンザなどを防止できるものではありません。

引きひも取付部

取付ベース…1個（本体に取り付けられています。
）

注意

火災警報器が一酸化炭素(CO)を約100ppm検知した場合、
煙感度を通常設定より約2倍に高める機能です。

石膏ボードに取付ねじで取り付ける場合、必要に応じて市販の石膏ボード用アンカー（φ3.5mm木ねじ用）を使用してください。
本体底面の設置記入欄に、設置年月を油性ペンで記入する。

❷ 結び目を引きひも取付部に引っ掛けて①、引きひもを溝
に通す②。

注意
注意

おねがい

結び目のつくり方■LEDのつきかたについて
取扱説明書中のLEDの点滅は次のように動作します。

分解禁止

禁

全LED点灯警報器本体への設置年月の記入（太さφ0.7～1.0mm程度）❶ 引きひもを本体に取りなかし付ける前に、先端を仲仕
結びする。

〈確認〉
引きひもを取り付けた後は、数回引きひもを引き、正常に操作できることを必ず確認してください。

警告＋

市販の照明用スイッチひもなど

4-3 取り付けかた● 取付位置の材質・強度を確認し、土壁や強度の弱い合板には取り付けないでください。
● 取付強度を保持するため、石膏ボードピンは根元まで差し込んでください。万一、ピンがゆるんだ場合は、取付位置をずらしてピンを付け直してください。

黄（CO注意報）LED点滅

消火が不可能なときは、避難してください。

住宅用防災警報器（特例基準：CO反応式）
検定合格品
一般財団法人 日本ガス機器検査協会検査合格品

警報器正常です

引きひもを取り付けるとき、取付部が引かれて警報音が鳴ることがありますので、注意してください。

必ず行う

型式名 SC-735

ピッ

注意
注意

火元を確認し、119 番へ通報するなどの適切な処置をしてください。

  取扱説明書 [保証書付]②「ピッ」と鳴り、約30秒間、黄（CO注意報）LEDが点滅した後、全てのLEDが点灯
してから消灯し、「警報器正常です」とお知らせします。

引きひもについて

45

火災やCO以外で火災警報音や3 CO注意報音が鳴った■木質などの壁面に壁掛け取り付ける場合（取付ねじ 1 本に引っ掛けて取り付ける）

警告
注意
木質などの壁面に壁掛け取り付け（取付ねじ1本に引っ掛けて取り付ける）をす
る場合は、引きひもは使用しないでください。
引きひもを強く引くと、本体の落下により、お客さまがケガをするおそれがあります。
① 取付ベースの刻印「スイッチ」と警報器のスイッチの位置を合わせながら、取付
ベースの引っ掛け部の手前に警報器裏面の突起（3箇所）を合わせて、取付ベースを回して取り付ける。
② 取付ねじ（付属）を壁面から3 mm出るように取り付ける。
※ ねじを完全に締め付けた状態から1回転半戻すと、約2～3 mmになります。ねじが出過ぎると、引っ掛けたときに取付ベースの裏面が破損するおそれがあります。
③ 本体の引っ掛け穴部分を取付ねじに引っ掛ける。
④ 本体が確実に引っ掛かっていることを確認する。
本体天面部
取付ベース
刻印
「 天 井・壁側」が手前側になっていること

ときの処置のしかた〈火災警報音や CO 注意報音を止めたいとき〉
火災警報音は警報停止スイッチを操作してください。警報音を停止させることができます。

1 ドアや窓を開け、■壁面に取り付けている場合
警報器が垂直になるように、少し左右に回して、角度を微調整する。

2 火災警報音の場合は警報器周囲の煙が一定濃度以下になると、警報音は停止します。

本体の表面を傷めることがありますので使用しないでください。

● お手入れ後、煙感知部に異物（糸くず、水など）が残っていないか確認してください。

① 警報器が警報動作中や警報音停止中ではないことを確認する。
② 警報停止スイッチを約1秒間押す。
「ピッ」と鳴り、すべてのLEDが点灯してから消灯し、「警報器正常です」と鳴ると正常です。
※ 以下の異常などがないかを確認できます。
• 煙感知部の異常• CO検知部の異常• 電源異常ピッ
警報器正常です

全LED点灯5. 警報音・注意報音が鳴ったときの処置のしかた

1『ウーウーカンカンカン 火事です 火事です』と鳴ったときの処置のしかた【赤（火災警報）
LEDが点滅】または	【赤（火災警報）
LEDが点滅と黄（ＣＯ注意報）LEDが点滅】

危険
火元を確認し、119番へ通報するなどの適切な処置をしてください。

消火が不可能なときは、
避難してください。

初期消火

119番への通報

電池切れが近づくと、「ピッ 電池切れです」
と鳴り、赤
（火
災警報）
LEDが電池切れ点滅します。その後、約50秒ごとに「ピッ」でお知らせします。
そのとき、警報停止スイッチを約１秒操作すると、「ピッ
電池切れです」とお知らせします。
以後、「ピッ」は停止します。
※ 音声停止中に警報停止スイッチを操作すると、「ピッ 電
池切れです」とお知らせします。
※「ピッ」
音は夜間でも動作しますのでご了承ください。

ピッ
電池切れです赤（火災警報）
LED
電池切れ点滅

故障していると、「ピッピッピッ 警報器故障です」と鳴り、「ピッピッピッ  
警報器故障です」
赤（火災警報）
LEDが故障点滅します。その後、約50秒ごとに「ピッピッピッ」、約１時間ごとに「ピッピッピッ 警報器
その後、
約50秒ごとに  
故障です」
でお知らせします。
「ピッピッピッ」
そのとき、警報停止スイッチを約1秒操作すると、「ピッ
赤（火災警報） 約１時間ごとにピッピッ警報器故障です」とお知らせします。
LED故障点滅 「ピッピッピッ  
以後、「ピッピッピッ」と「ピッピッピッ 警報器故障です」
警報器故障です」
は停止します。
※ 音声停止中に警報停止スイッチを操作すると、「ピッ「ピッピッピッ  
ピッピッ 警報器故障です」とお知らせします。
警報器故障です」※ 電池切れまたは故障お知らせ中であっても、煙やCOを検知した場合、火災警報・CO注意報を発します（煙感知
部、CO検知部が故障している場合を除きます）。
赤（火災警報）
LED故障点滅〈故障診断機能、自動試験機能〉
センサを含めた内部回路が正常であることを一定間隔で監視し、故障した場合、自動的に検知し、お知らせします。
※ 故障診断機能、自動試験機能では、すべての故障は検知できません。

7. 定期点検

交換期限を過ぎています警報停止
スイッチ

正常に動作することを確認するために、1ヶ月に1回程度定期点検を行ってください。

警告
注意

おねがい

と鳴ったときの処置のしかた【黄（CO注意報）LEDが点滅】

・ 部屋の外にいるときは、すぐに入室をしないで、外からドアや窓を開けて換気してください。
・ 燃焼機器を使用している場合は、使用を中止し、ドアや窓を開けて換気してください。
・ 原因が特定できない場合は、避難してください。
※ ＣＯがなくなれば、ＣＯ注意報音が停止します。

6① 警報器が火災警報・CO注意報動作中や警報音停止中ではないことを確認してください。
② 警 報 停 止 ス イッチ を 約１秒 操 作 す ると「ピッ」が鳴ります。
警報停止スイッチから手を離す。
１） 全てのLEDが点灯し、「警報器正常です」と鳴ると正常です。
２） 過去10日以内に警報（火災・CO・故障・電池切れ）があった場合、最後に発した警報をLED表示でお知らせします。
（P.8の〈鳴動原因表示機能〉参照）※ 熱中症/乾燥LEDが点滅しているときに警報停止スイッチを押すと、
「警報器正
常です」
のあとに熱中症または乾燥おし
らせの音声が鳴ります。
7

警告
注意

警報器正常です

全LED点灯

LED表示

絶対湿度
青点滅
［7g/m3以下］
（60秒に
温度
1回）
[30℃未満]乾燥おしらせ動作

対策※ この状態で警報停止スイッチを押すと乾燥おしらせの音声「ポーン 部屋が乾燥しています 加
湿しましょう」
が鳴動します。
それ以降は青（乾燥）
LED点滅は消灯します。

インフルエンザウイル
スが蔓延しやすい環境です。
加湿器などを使用して適切な湿度（50～
60％）
を保ってください。

点滅

下記の点検・処置をしても異常があるときは、販売店に連絡するかサポートセンターにお問い合わせください。
こんなときは

ここを確認してこう処置してください

約10秒間隔で 赤（火
災警報）
LEDが 点 滅している。

警報停止スイッチを操作したとき、「ピッ 電池切れです」のメッセージが鳴る。

電池が消耗しています。新しい警報器または電池と交換してください。

警報停止スイッチを操作したとき、「ピッピッピッ
警報器故障です」のメッ
セージが鳴る。

警報 器の故障が 考えられます。新しい警報器と交換してください。

警報停止スイッチを操 作 し て も 音 声警報が鳴らない。

警報音鳴動時に警報停止ス
イッチを操作し、音声警報
停止状態になっていませんか。

しばらく（約5分間）
待ってからもう一度警報停止スイッチを操作してください。

火災の発生ではない
のに、火災警報音が鳴る。
または、COの発生ではないのに、CO注意
報音が鳴る。

原因を調べてください。
（P.7「 火災やCO以外で火災警報音やCO注意報音が鳴ったときの処置のし
かた」
を参照）

ドアや窓を開け、しばらく換気を続けてください。火災警報
音やCO注意報音が止まります。
煙感知部内にうちわ、ドライヤー（冷風）などで風を送り、砂やホコリ、虫などを取り除
いてください。

警報停止スイッチ

8

度

範専用リチウム電池 CR17335EG
約 10 年

格

DC3V,300mA

囲

0℃～ +40℃（結露しないこと）
W75×H75×D52mm（突起部を除く）

質

量

約 145g（電池含む）

能故障お知らせ機能、電池切れお知らせ機能
交換期限お知らせ機能別

光電式住宅用防災警報器（CO反応式）※ 2

付

属

機

種
感

知

方

式

煙感知方式

式

電池方式、2 種、自動試験機能付

表 示・ 発 報 方 式

即時警報型・自動復帰式
赤（火災警報）LED 点滅、
音声合成音（70dB(A)/m 以上）

型

CO

検 知 対 象 ガ ス

住宅で発生する一酸化炭素（CO）

検

電気化学式

知

方

式

公 称 作 動 濃 度

100ppm表 示・ 発 報 方 式

即時警報型・自動復帰式
黄（CO 注意報）LED 点滅 音声合成音（70dB(A)/m 以上）

検式

温度：接触式、湿度：静電容量式

作動条件

暑さ指数（WBGT 値）31℃以上

知

方

危

検

知

方

式

温度：接触式、湿度：静電容量式

作

動

条

件

絶対湿度 7g/m3 以下 温度 30℃未満

表 示・ 発 報 方 式

青（乾燥）LED 点滅（60 秒に 1 回）
警報停止スイッチ押下時音声合成音

険

厳重警戒

表 示・
橙（熱中症）LED 点滅、音声合成音
発報方式
作動条件

暑さ指数（WBGT 値）28℃以上 31℃未満

表 示・ 橙（熱中症）LED 点滅（60 秒に 1 回）発報方式 警報停止スイッチ押下時音声合成音

保証書
ίᜳం

本書はお買い上げ日から下記期間中に故障が発生した場合に、本書記載の内容టంɂȝ՘ɝ͇ȤஓȞɜ˩ᜤఙᩖ˹Ⱦ୒᪩ȟᄉႆȪȲ‫ک‬նȾǾటంᜤᢐɁю߁Ⱥི୳Ⱦɛɞ̬
૰ɥȝጙశȬɞɕɁȺȬǿ
で無料による交換をお約束するものです。
ឬ‫ࣻټبڨ‬警報器型式 ÓÃ­·³µίȝ՘ɝ͇ȤஓȞɜ±ࢳᩖ
保ᜳ証ఙ
期ᩖ間 お買い上げ日から1年間
ȝ៳ȗ˨ȥஓ

ࢳ

ఌ

ஓ

ȧͳ੔
ȝ޵Ȩɑ

ȝջҰ

ǽǽǽǽǽǽǽറ᫖ǽᝈᴥǽǽǽǽǽᴦǽǽǽǽǽᴪͳ੔ˁࣆջ● 警報器周囲が適切な湿度環境になるとおしらせ状態は自動的に解除されます。

11. 故障かな?と思ったら

ピッ

警報停止スイッチ
から手を離す警報器周囲の温度・湿度が規定値以下になるとおしらせします。

基準

温

源
※1

※1 ご使用の環境・条件などによって短くなる場合があります。
※2 一酸化炭素を100ppm検知した場合、煙感度を通常設定より約2倍に高める機能です。
※3 詳細は弊社ホームページにてご確認またはサポートセンターにお問い合わせください。

乾燥おしらせ機能古くなった専用リチウム電池の取り外しと廃棄① 警報器を取り外してください（「9.警報器の取り外し・取り付けかた」
参照）。
② 専用リチウム電池を取り出してください。
③ 専用リチウム電池を廃棄してく
コネクタ
ださい。
※ この製品に使用している電
❷
池は、
「一次電池
（リチウム電
引き抜く
池）
」
です。
電池
一般の不燃ゴミとして廃棄端子できますが、廃棄方法は各自❶取り外す
治体の指示に従ってください。

用

SC-735法3

10. 廃棄について警報器を廃棄する場合は、お住まいの市町村の廃棄物の処理方法に従ってください。
＊ 必ず専用リチウム電池を取り出して廃棄してください。

使

3

≪お断り≫
● 絶対湿度や温度等から推測される季節性インフルエンザのウイルスの生存しやすさを表示するもので、ウイルスの存在を断定するものではありません。
● 新型インフルエンザには対応していません。
● 電池切れまたは故障お知らせ中は、LED表示と音声鳴動を行いません。

命

名

寸

熱中症になりやすい環境です。
エアコンなどで部屋の温度と湿度を下げるようにしてください。

● 警報器周囲が適切な温度環境になるとおしらせ状態は自動的に解除されます。

寿

定

点滅

熱中症／乾燥おしらせ機能の初期設定では、熱中症（危険、厳重警戒）・乾燥を全ておしらせします。
警報停止スイッチを約10秒操作することで、熱中症（厳重警戒）
・乾燥のおしらせを行
わないよう設定を切り替えることができます。
① 警報器が火災警報・CO注意報動作中や警報音停止中ではないことを確認してください。
② 警報停止スイッチを約10秒操作してください。
「ピッ」「ピッピッ」「ピッピッピッ」「ポーン」と鳴ります。
③ 警報停止スイッチから手を離してください。設定が切り替えられ、熱中症おしらせ「危険」
のみのおしらせになります。
※ 設定切り替え後、再度警報停止スイッチを約10秒間押す（「ピッ」「ピッピッ」「ピッ
ピッピッ」「ポーンポーン」）と、初期設定に戻すことができます。
※ 電池を抜いても初期設定に戻ります。
【初期設定】
おしらせを全て表示危険៧ۨࣆ᫖ǽᝈᴥǽǽǽǽǽᴦǽǽǽǽǽᴪ

おしらせ切り替え機能【切り替え後】熱中症おしらせ「危険」
のみおしらせ橙（熱中症）
LED表示と音声でおしらせ「ポーン
部屋がたいへん暑くなっています
熱中症に注意しましょう」

橙
（熱中症）
LED点滅

橙
（熱中症）
LED表示で厳重 おしらせ橙（熱中症）
警戒

LED表示なし、
音声なし

乾燥
おしらせ

2『ウーウーピッポッピッポッ
一酸化炭素を検知しました 危険です 危険です』

１週間以上留守にされたときは、必ず警報器が正常に作動するか点検をしてください。
留守中の電池切れ警報を、確認できないおそれがあります。

※ この状態で警報停止スイッチ
厳重を押すと熱中症おしらせの音
警戒
橙点滅
声が鳴動します。
（28℃（60秒 に
以上～
1回）
31℃
未満）

池

対策

点滅
点滅から10 分後「ポーン 部屋がたいへん暑くなっています 熱中症に注意しましょう」と鳴ります。
橙（熱中症）
LED点滅がさらに継危険
橙点滅
続した場合、30分後と60分後に（31℃ （60秒も上記と同じフレーズがなりま以上） に1回）
す。それ以降は橙（熱中症）
LED
点滅のみで音声は発しません。
※ この状態で警報停止スイッチを押すと熱中症
おしらせの音声が鳴動します。
以降、音声は停止します。

熱中症おしらせ

火災以外の煙などで火災警報を発している場合でも、黄（CO注意報）LEDの点滅の有無を確認してください。
※ 火災警報を発している場合は、音声は火災警報が優先されるため、音声によるCO
注意報は発しません。

熱中症おしらせ動作

取り付けかたP.5「警報器の取り付け」
を参照してください。
※ 取付ねじ１本で引っ掛けて取り付けている場合は本体を持ち上げて取り外してください。

取り出した専用リチウム電池のコネクタは、ショートしないようにテープなどを巻いてください。
リチウム電池の廃棄を誤ると、ショートして発熱・破裂・発火することがあり、ケ ガ をしたり、火災に至るおそれがあります。

交換期限お知らせ機能

設置から10年経過してから警報停止スイッチを約１秒操作すると、「交換期限を過ぎています」とお知らせします。

必ず行う

警報器周囲の煙が一定濃度以下になると、警報音が止まり、LEDが消灯します。

③外す

電池切れお知らせ機能故障お知らせ機能警報停止スイッチ

①
①

②

電
電

※

ライターの炎やタバコの煙などを使って、点検を行わないでください。
火災や故障の原因となります。

取り外しかた
押し付けながら、左（反時計回り）に止まるまで回す。

LED
表示

警報停止スイッチ
から手を離す「ポーン 部屋がたい
へん暑くなっています 熱中症に注意しましょう」

乾燥おしらせ機能警告
注意

9. 警報器の取り外し・取り付けかた

基準
暑さ指数（WBGT値）

橙
（熱中症）
LED点滅

仕 様

式

※

6. その他のお知らせ機能について

項 目

≪お断り≫
● 温度、湿度の組み合わせから得られる目安を表示するものです。個人差、体調により感じ方が異なる場合があります。
● 警報器から離れた場所や屋外は表示できません。
● 公的機関から発表される
「注意」
「警報」
と一致しない場合があります。
● 電池切れまたは故障お知らせ中は、LED表示と音声鳴動を行いません。
● 直射日光が当たる窓の近くや、熱がこもる場所に設置すると、熱中症おしらせが鳴
りやすくなることがあります。

「ピッピッピッ」14. 仕様型

熱中症おしらせ機能● アルカリ性洗剤、塩素系漂白剤、ベンジン、
シンナー、アルコールなどを使うと、警報器

噴霧式殺虫剤を使用するときのご注意

13. 熱中症／乾燥おしらせ機能
警報器周囲の温度・湿度が規定値以上になるとおしらせします。

● お手入れするときは、警報器の内部に水が入らないように注意してください。

● 警報器を取り付けている部屋で殺虫剤（くん煙式、加熱蒸散式なども含む）
を使用すると警報器が鳴動する場合があるため、本体を取り外し殺虫剤がかからない場所に一時退避してください。
● 噴霧が終わったら、換気後、必ず元の位置に戻してください。

4-4 動作確認のしかた① 警報器を取り外してください。
（「9.警報器の取り外し・取り付けかた」
参照）② 警報器および取付部付近の壁面または天井面の汚れをふき取ってください。
布を水または石けん水に浸し、よく絞ってからふき取ってください。
③ 本体の表面がよく乾いてから取り付けてください。
（「9.警報器の取り外し・取り付けかた」
参照）④ 本体を取り付けてから、正常に動作することを確認してください。
（「7.定期点検」
参照）「ピッ」「ピッピッ」

熱中症おしらせ機能

警報器が天井面の目地などと平行または垂直になる
ように、少し左右に回して、角度を微調整する。
※ 角度の微調整の際、警報器を左（反時計回り）
に回し
過ぎて、
「カチッ」
と音がした場合は、警報器が外れているおそれがあります。

警報器側面のスリット（煙感知部）にホコリやくもの巣がつくと、正しく警報しない場合があります。
警報器がより良い状態で動作するようにお手入れをおすすめします。

おねがい

注意
注意

■天井面に取り付けている場合※ 電源投入後約25分間は、この機能が働きません。
※ 警報器が電池切れまたは故障している場合、この機能は働きません。

■ この警報器の保証期間はお買い上げ日から1年間です。保証書をご参照ください。
保証書にお買い上げ日および販売店名の記載がない場合は、保証書とともに、お買
い上げ日および販売店名がわかるもの（レシート等）をご提示ください。
保証書（保証書にお買い上げ日および販売店名の記載が無い場合はそれがわかるものもあわせて）は大切に保管してください。
■ 設置から10年経過した警報器は、規定の濃度で警報しないなど誤動作のおそれがあります。新しい警報器とお取り替えください。
■ 警報器に異常がある場合は、「11.故障かな？と思ったら」の項目、処置をご確認くだ
さい。処置をしても異常がある場合は販売店またはサポートセンターまでお問い合
わせください。
■ 電池切れになったときは、販売店またはサポートセンターまでお問い合わせください。
■ アフターサービスについて、ご不明の点がありましたら、販売店またはサポートセン
ターまでお問い合わせください。

■おしらせ切り替え後の音声確認① 警報器が火災警報・CO注意報動作中や警報音
停止中ではないことを確認してください。
② 警報停止スイッチを約６秒操作してください。
「ピッ」「ピッピッ」「ピッピッピッ」と鳴ります。
③ 警報停止スイッチから手を離してください。
橙（熱中症）
LEDが点滅し「ポーン 部屋がたい
へん暑くなっています 熱中症に注意しましょう」と鳴ります。

注意報機能←垂直位置にする

－
1秒点灯
－
－

8. お手入れのしかた

しばらく換気を続ける。

〈火災警報〉●湯気が直接かかっていませんか。
●調理の煙や水蒸気などが警報器にかかっていませんか。
●砂、ホコリ、虫などが警報器の煙感知部に侵入していませんか。

警報器の取付角度は、以下の手順で微調整できます。

1秒点灯－
1秒間に3回点滅
1秒間に3回点滅

12. アフターサービスについて

火災警報機能警報器の取付角度の微調整

黄（CO注意報）LED※ CO注意報音は警報停止スイッチで注意報音を停止させることはできません。

〈火災警報・CO注意報共通〉●スプレー式殺虫剤やヘアスプレーなどを、警報器にかけていませんか。
●タバコの煙を警報器に吹きかけていませんか。
●線香の煙が警報器にかかっていませんか。
●シンナー、ベンジンなどの溶剤を大量に使用していませんか。
●アルコール類やくん煙式、くん蒸式の殺虫剤が直接かかっていませんか。
●自動車の排気ガスが室内にこもっていませんか。

②取り付ける

赤（火災警報）
LED

火災警報
CO注意報
故障警報
電池切れ警報以下の原因が考えられますので、調べてください。

③
①
警報器に
取付ベースを取り付ける。

警報の種類

CO注意報音の場合は空気がきれいになると注意報音は停止します。

3mm

引っ掛け穴

〈鳴動原因表示機能〉

LED表示なし、
音声なし

LED点滅

青
（乾燥）
LED表示で
おしらせ
青
（乾燥）
LED点滅

9

ᴥίᜳᐐᴦ
（保証者）
୿ɽʃʬʃ᫖ൡಊࣻ͢ᇋ

新コスモス電機株式会社ི୳̬૰᛼ް

（無料交換規定）±® ՘੥ᝢ஥ంǾటͶȾ᚜ᇉɁา৙ంȠȾिȶȲΈႊ࿡ৰȺίᜳఙᩖюȾ୒᪩ȪȲ‫ک‬նȾɂǾི୳̬૰
1.ɥȨȮȹȗȲȳȠɑȬǿ
取扱説明書、本体に表示の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障したི୳̬૰ɥȧΗᭅȾȽɞ‫ک‬նȾɂǾȝ៳ȗ˨ȥɁ៧ۨࣆɑȺȝ႑Ȫ͇ȤȢȳȨȗǿ
場合には、本書をご提示いただくことにより無料交換をさせていただきます。
²® ȧᢆࠊɁ‫ک‬նɁ̬૰ȧΗᭅаɂǾȝ៳ȗ˨ȥɁ៧ۨࣆȾȧᄾᝬȢȳȨȗǿ
無料交換をご依頼になる場合には、サポートセンターまでお問い合わせください。
³® టంȾްɔɞίᜳɁኰٍɂൡ‫ب‬టͶᴥߩႊ᫖෺ɥֆɓᴦȻȪɑȬǿൡ‫ب‬టͶ͏۶ȾႆȫȲૺ޼ɂǾటίᜳంȾްɔɞίᜳɁߦ៎ȺɂȕɝɑȮɦǿ
本書にお買い上げ日および販売店名の記載がない場合は、本書とともに、お買´® ίᜳఙᩖюȺɕඒɁɛșȽ‫ک‬նȾɂՁҬȻȪȹ఍୳̬૰ȻȽɝɑȬǿ
い上げ日および販売店名がわかるもの（レシート等）をご提示ください。
¨±© Έႊ˨Ɂ᝝ɝǾ˪ᤛछȽεျǾȝɛɆґᜓǾ୎ᣲȨɟȲȦȻȾɛɞ୒᪩ǾȝɛɆૺϾǿȝ៳ȗ˨ȥऻɁ՘͇‫ک‬੔ɁሉᜫǾᢡᣞǾᕶ˩ᚗ଒ȽȼȾɛɞ୒᪩ǾȝɛɆૺϾǿ
2.¨²©本書に定める保証の範囲は機器本体（専用電池を含む）とします。
¨³©
ཌདǾ٥᫚Ǿ෩޼Ǿᕶ᫔ǾȰɁͅ‫ۿ‬ད٥۰ȝɛɆу޼Ǿ‫޼ں‬Ǿɶʃ޼ᴥᆔԇɶʃኄᴦǾႱࢠຣ࣊ǾႱࢠ
機器本体以外に生じた損害は、本保証書に定める保証の対象ではありません。
᫑ٍ෥ǾႱࢠ᫖٢ኄȾɛɞ୒᪩ȝɛɆૺϾǿ
3.¨´©保証期間内でも次のような場合には原則として有料交換となります。
ˢᓐ޿࣍ႊ͏۶ᴥ΍țɃഈөႊᜫ϶Ǿ᡾˵ǾᓗᓔȽȼᴦȾΈႊȨɟȲ‫ک‬նɁ୒᪩ǾȝɛɆૺϾǿ¨µ©(1)
ᤈ࣊Ƚ᭄࣊Ⱥឬ‫بڨ‬ɥཟ೫ȪȲȦȻȾɛɝ᫖෺ȟ๡ᐗȪȲ‫ک‬նǿ
使用上の誤り、不適当な修理、および分解、改造されたことによる故障、¨¶© ՘͇‫ک‬੔ȟ˪ᤛҒȺǾᝩျɁཽɗ຺෥ǾʥɽʴȽȼǾͳ‫ޤ‬ၥ‫ہ‬Ⱦɛɞឬ‫ڨ‬ᄉႆȾɛɝ᫖෺ȟ๡ᐗ
および損傷。
ȪȲ‫ک‬նǿ¨·©(2)
టంɁȧ૬ᇉȟȽȗ‫ک‬նǿ
お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下衝撃などによる故障、および損傷。
¨¸© టంȾȝ՘ɝ͇ȤஓǾ៧ۨࣆջɁᜤᢐȟȽȗ‫ک‬նǿȕɞȗɂ‫ޏ‬բɥంȠఉțɜɟȲ‫ک‬նǿ(3) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変および公害、塩害、ガス害（硫化µ® టంɂஓటّюɁɒ఍ӛȺȬǿガス等）、異常温度、異常雰囲気、異常電圧等による故障および損傷。
¶® టంɂѓᄉᚐȗȲȪɑȮɦɁȺǾ‫۾‬ҒȾίከȪȹȢȳȨȗǿ
(4)
一般家庭用以外（例えば業務用設備、
車両、
船舶など）
に使用された場合
Ɔ ȦɁίᜳంɂǾίᜳఙᩖюȾటంȾᇉȬస͔Ⱦȝȗȹི୳̬૰ɥȝጙశȬɞɕɁȺȬǿƆȝ޵ȨɑȾȧᜤоȗȲȳȗȲρ̷ষ‫ڨ‬ɂǾίᜳఙᩖюɁི୳̬૰ߦख़ȝɛɆާпཟ೫๊ӦɁȲɔȾ
の故障、および損傷。
ҟႊȨȮȹȗȲȳȢ‫ک‬նȟȧȩȗɑȬɁȺȧ̘੪ȢȳȨȗǿ
(5) 過度な頻度で警報器を点検したことにより電池が消耗した場合。
Ɔ ȦɁίᜳంȾɛȶȹǾίᜳంɥᄉᚐȪȹȗɞᐐᴥίᜳᐐᴦǾȝɛɆȰɟ͏۶Ɂ̜ഈᐐȾߦȬɞȝ޵(6) 取付場所が不適切で、調理の煙や湯気、ホコリなど、住宅環境による警ȨɑɁศऺ˨Ɂ൏ҟɥҤ᪅ȬɞɕɁȺɂȕɝɑȮɦǿƆ Ôèéó ÷áòòáîôùéó öáìéä ïîìù éî Êáðáî®
報発生により電池が消耗した場合。
(7) 本書のご提示がない場合。
（ただし、それらがわかるレ(8) 本書にお買い上げ日および販売店名がない場合
シート等のご提示がある場合を除く）。あるいは文句を書き替えられた場合。
4. 本書は日本国内のみ有効です。
5. 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
※ この保証書は、保証期間内に本書に示す条件において無料交換をお約束するものです。
※ この保証書によって、保証書を発行している者（保証者）、およびそれ以外の事業者に対するお客さまの法律上の権利を制限するものではありません。
※ This warranty is valid only in Japan.

10