大阪市・八尾市・松原市環境施設組合
住之江工場更新・運営事業

入札説明書等に対する第１回質問への回答

平成29年10月27日
大阪市・八尾市・松原市環境施設組合

■入札説明書に対する質問への回答
項目名№ ページ 章 大項目 中項目 小項目
質問の内容
1
13 5
1
(2) エ
入札参加者の 建設企業を共同企業体としない場合におい(ｲ)備えるべき参 ては、建築工事とプラント設備工事の監理
(ｶ)
加資格要件
技術者は兼務できるものと考えて良いでしょうか。

質問への回答可とします。

2

26

6

1

(4)

ア
(ｲ)

物価変動によ 燃料費の改定指標が、「消費税を除く国内 指標は、落札者との協議により定めます。
る改定
企業物価指数/石油・石炭製品/石油製品/該
当する重油種類」となっておりますが、本施設で使用する燃料は、都市ガスであることより、「消費税を除く国内企業物価指数/
電力・都市ガス・水道」として頂けないで
しょうか。

3

26

6

1

(4)

ア
(ｲ)

物価変動によ 人件費の改定指標が、「毎月勤労統計調査/ 指標は、落札者との協議により定めます。
る改定
調査産業計（事業所規模30人以上）/現金給与総額指数/全国平均」となっております
が、本地域の物価変動を正しく本事業に反映させるために、「毎月勤労統計調査/調査
産業計（事業所規模30人以上）/現金給与総額指数/大阪府平均」として頂けないでしょ
うか。

4

‑

‑

‑

‑

‑

対面的対話の 対面的対話の開催を希望いたします。
開催について 貴組合と入札参加者が直接対話し意見交換することにより、要求水準書等の記載内容や趣旨に対する解釈の相違が排除されるため、入札参加者の技術提案精度が向上します。
尚、開催時期については11月を希望いたし
ます。

−1−

対面的対話を実施します。
実施方法については、別に示します。

■要求水準書に対する質問への回答
項目名№ 編 ページ 章 大項目 中項目 小項目
5
1 9
1
11 (1) ウ
悪臭

質問の内容
消費電力削減のため、エアカーテンは常時運転ではなくプラットホーム出入口扉が開いている時のみとしてもよろしいでしょうか。

質問への回答プラットホーム出入口のシャッターが開いている
時には、運転することとします。

6

1

10

1

11

(1)

キ

環境保全対策 河川区域、河川保全区域は緑化対象から除の概要外されるとの理解でよろしいでしょうか。
キ 緑化
また、その場合、緑化率は除外範囲を除いて算出すると考えてよいでしょうか。

「要求水準書 共通事項 別紙２ 敷地範囲
図」に示す、敷地範囲が対象範囲です。
なお、河川区域は対象外、河川保全区域は対象内として、算出してください。

7

2

2

1

1

(3)

ア

電気

場内第１柱の位置、および敷地内の地中線
用管路の位置をご提示頂けないでしょうか。

組合が所有する資料を提示します。
閲覧方法は、別に示します。

8

2

2

1

1

(3)

イ

用水

蒸気復水系統の変更に伴い、河川水の取水量を現時点の届出値から変更することは可能でしょうか。

河川管理者との協議により、可能となる場合が
あります。

9

2

2

1

1

(3)

イ

用水

蒸気復水系統の安定運転・維持管理性向上のため、環境への影響を最小限としたうえ
で、河川水へ薬品を添加することは可能でしょうか。

河川管理者との協議により、可能となる場合が
あります。

10

2

3

1

1

(3)

オ

燃料

都市ガス配管の引込位置、供給条件（圧力等）をご教示願います。

都市ガス引込位置は、ガス会社との協議によります。供給条件は、中圧Ｂです。

11

2

4

1

1

(4)

オ
(ｱ)
E

地下掘削に伴 地下掘削や杭の新設に伴う事前調査中、まう事前調査
たは施工中に、要求水準書において提示されていない地中障害物が発見された場合、その処理に伴う工期と費用については別途協議頂けるものと考えてよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

12

2

5

1

1

(5)

ア

生活環境影響 生活環境影響調査において、タービン冷却
調査
水の取水・放流に関する調査は実施されるのでしょうか。

取水量、熱交換後の温排水量は、事業者提案のため、瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく水質調査は実施しておりません。
ただし、既存から変更となる場合は、別途必要な調査を実施します。

13

2

7

1

2

(2)

本施設の基本 計画処理量が118,800t/年と提示されていま 可とします。
条件
すが、用役を算出するための運転計画（休 ただし、定期整備工事に伴う全停止期間(2)計画処理量 炉期間の設定）は事業者により任意に設定 は、11月に設定するものとして算出してくしてもよいでしょうか。
ださい。

14

2

9

1

2

(5)

搬入台数

15

2

17

1

3

(10)

保険への加入 組立保険および建設工事保険の両方に加入することとのご指示ですが、組立保険の補
償対象に土木工事・建築工事が含まれる場
合は、組立保険のみの加入で条件を満たすと理解してよろしいでしょうか。

16

2

28

1

6

(2)

ア

公害防止管理 表2‑7の基準値は焼却炉の煙突出口に関する お見込みのとおりです。
値
ものであり、保安用発電機の排出ガスに対する基準値は大気汚染防止法に準拠すると考えてよろしいでしょうか。

17

2

31

1

6

(2)

カ

焼却灰、捕集 用役費用を適切に設定するため、同規模同 東淀工場における以下の項目について過去
灰処理物及び 形式の３年間（H26‑H28）の測定データを別紙１に汚泥の基準
東淀工場における下記データを3年分程度提 示します。
示頂けないでしょうか。
なお、焼却灰単体、未処理の捕集飛灰及び汚泥の重金属類、排水中（原水）の重金属①焼却灰の重金属類、ダイオキシン類濃度 類、ダイオキシン類の測定データはござい②未処理の捕集飛灰の重金属、ダイオキシ ません。
ン類濃度
③汚泥の重金属類、ダイオキシン類濃度①ばいじん・焼却灰混合物：重金属類④排水中の重金属類、ダイオキシン類濃度
焼却灰：ダイオキシン類濃度②未処理の捕集飛灰：ダイオキシン類濃度③汚泥：ダイオキシン類濃度④排水中（放流水）：重金属類、ダイオキ
シン類濃度

ご提示の搬入台数は、処理規模の減少が考慮され、かつ容器包装プラスチック搬入車は含まない台数と理解してよろしいでしょ
うか。

−2−

処理規模の減少は考慮しています。
容器包装プラスチック搬入車も含まれています。
可とします。

項目名№ 編 ページ 章 大項目 中項目 小項目
質問の内容
18 2 39 22(2) ア
計量手続き、 直接搬入される一般廃棄物の処理手数料の(ｳ) 荷下ろし作業 収受は、原則として管理ブロックにて行うとありますが、搬出入車両の動線を阻害しないような駐車スペースを確保すれば、手数料の収受を計量棟で行うことは可能との理解でよろしいでしょうか。

質問への回答契約後の協議により決定するものとしま
す。

19

2

42

3

1

(6)

イ

地震対策

炉体・ボイラ支持鉄構（炉体・ボイラー附
属設備の支持鉄構も含む。）については、『火力発電所の耐震設計規程』に準じ、その高さに応じて震度法、修正震度法または、動的解析法を適用してください。

20

2

53

3

3

(2)

ウ

ブリッジ除去 ブリッジ除去装置をホッパゲートと兼用し装置てもよろしいでしょうか。

21

2

57

3

3

(6)

ア
(ｶ)
B

焼却炉本体
構造

22

2

61

3

4

(2)

ア
(ｳ)

ボイラ本体
「燃焼室出口 900℃以上（基準ごみ時）」
燃焼ガス温度 であることは性能試験時に確認いたしますが、運用時における燃焼ガス温度管理値
は、ダイオキシンガイドラインに基づき「850℃ 2秒以上」と理解してよろしいでしょうか。
なお、燃焼室出口ガス温度を「850℃ 2秒以上」としてもダイオキシン類等の排出基準値は遵守可能であり、化石燃料であるガスを使用するバーナの使用頻度を減少させることができます。

可とします。

23

2

62

3

4

(2)

ア
(ｼ)
F

ボイラ本体
構造

可とします。

24

2

65

3

4

(3)

ボイラ鉄骨及 「ケーシングは、ボイラ本体を気密にするびケーシング ため、全周囲を鉄板で囲み、その取付方法
は、原則として溶接とする」とあります
が、ボイラ水管をメンブレン構造（水管をヒレ材で溶接）とする場合はこれをケーシングとし、ボイラ外装板は通常の保温外装板である角波カラー鉄板（厚さ0.35mm）を使用してよろしいでしょうか。

可とします。
ただし、燃焼ガスの漏洩がなく、ケーシン
グ表面温度が要求水準書を遵守できるもの
とします。

25

2

65

3

4

(4)

高圧蒸気だめ 能力、リスク上の問題が無ければ、非設置
または共通系で数量1基としてよろしいで
低圧蒸気だめ しょうか。

可とします。

66(5)「これに依らない場合には、火力発電所の耐震設計規程（指針）等に準拠すること」とありますが、炉体鉄骨・ボイラ鉄骨等のプラント機器架台の耐震設計は、『火力発電所の耐震設計規程』の『震度法』を適用するとの理解でよろしいでしょうか。

可とします。

幅広いごみ質に対し、助燃を行わずに900℃ 「ごみ処理に係るダイオキシン類発生防止
2秒の滞留時間を確保するためには燃焼室を 等ガイドライン」に沿った安定燃焼を行う
長くする必要がありますが、本事業では既 ことし、助燃はやむを得ないと認められる
設建屋内に焼却炉を収めるために焼却炉の 範囲においてのみ行うものとします。
高さに制限があります。そのため、基準ごみに満たないごみ質においては、助燃を行ってもよいものとしていただけないでしょうか。

「ボイラドラム及び下部ヘッダ底部に沈殿するスラッジを排出するために、ボトムブ
ロー弁を設けること」とありますが、ボイラ運転中の下部ヘッダからのブローは、ボ
イラ水循環を阻害します。ボイラ水循環が不良となると、水管が過熱され、破孔事故にまで至る危険性があります。
ボトムブロー弁はボイラドラムのみに設け、下部ヘッダにはドレン弁（手動）を設けるものとしてよろしいでしょうか。
また、「ボトムブロー弁は、漸開弁及び急開弁で構成し電動式等とすること」とありますが、ボイラ形状の特性（ボトムブローの実施頻度）に合わせて、ボトムブロー弁
は手動式も可としていただけないでしょう
か。

−3−

項目名
№ 編 ページ 章 大項目 中項目 小項目
質問の内容
26 2 67 34(6) ウ
蒸気タービン 「海生生物の付着に考慮した構造とするこ(ｻ) 復水器と」とありますが、海生生物の付着特性は
サ 構造
取水場所により大きく異なります。適切な維持管理を立案する上で、蒸気タービン復水器を含む河川水が接する範囲の整備履歴を提示頂けないでしょうか。

質問への回答既設工場における主な整備項目は以下のとおりであり、H19〜H26の整備履歴を別紙２に示します。

27

2

68

3

4

(7)

蒸気タービン復水器と一体構造とした場
合、 異種金属接合対策の観点から、主要部材質はSUS304相当品ではなく鋼製を採用してもよいでしょうか。

可とします。

28

2

68

3

4

(9)

始動用空気抽 始動用空気抽出器と空気抽出器を兼用して出器もよろしいでしょうか。
空気抽出器

可とします。

69

エ

(10)

タービンドレンタンク
エ 主要部材
質

・着水槽の内部清掃（毎年）・沈砂掻揚機整備（隔年）・スクリーン整備（隔年）・し渣搬出機整備（隔年）・タービン冷却水送水ポンプ整備（隔年）・ボール洗浄装置清掃（隔年）・渦流フィルター清掃（毎年）・復水器清掃（毎年）・タービン冷却水配管清掃（毎年）

29

2

71

3

4

(15) イ

ボイラ給水ポ 数量は「1炉2基（交互運転）」とあります
ンプ
が、予備機を2炉の共通予備として3台構成
数量とすることは可能でしょうか。

可とします。

30

2

76

3

4

(24)

純水装置 数量 十分な機器容量・耐久性を有することを前提に、機器数量は1基（1系列）とさせていただけないでしょうか。

可とします。

31

2

78

3

4

(24) エ

純水装置塩酸 排水処理設備の塩酸移送ポンプと兼用して移送ポンプもよろしいでしょうか。

可とします。

32

2

82

3

4

(27) ウ取水ゲート
ｳ 主要機器可とします。

33

2

91

3

5

(2)

ア
(ｱ)
M
(I)

ろ過式集じん ろ布交換時における捕集灰の飛散防止対策
器 構造
は、事業者提案とさせていただけないでしょうか。

可とします。
ただし、周辺の作業環境管理区分に影響がないこととします。

34

2

96

3

5

(3)

ウ
(ｱ)

捕集灰サービ 捕集灰を捕集灰供給装置へ定量的に供給でスタンクきることを前提に、必要に応じて設けることとしてよろしいでしょうか。

可とします。
ただし、焼却炉の運転に影響がないものとしま
す。

35

2

101 3

5

(4)

ア
(ｶ)

湿式有害ガス 排ガス条件として入口のHClとSOx濃度が提除去装置示されているため、機器容量は本数値を使排ガス条件用して設定しますが、用役費用を適切に設定するため、貴組合の他施設における処理
前排ガス濃度を3か年程度提示頂けないでしょうか。

当組合６施設の排ガス洗浄装置入口における過去３年間のHCL、SOx濃度について、最大、最小、平均値データを別紙３に示しま
す。

36

2

115 3

6

(1)

余熱利用設備 「ボイラで発生した蒸気を利用し、本施設
工事
内暖房、給湯を行うこと」とありますが、仕様概要
施設内の暖房・給湯を電気式としてもよろしいでしょうか。

可とします。

37

2

128 3

7

(5)

38

2

135 3

8

(2)

39

2

136 3

8

(4)

ア
(ｲ)

風道
材質

し渣流入防止対策を別途考慮することにより、取水ゲートにスクリーンを設置しない構造としてもよいでしょうか。
また、使用頻度を考慮し、電動ではなく手動式とすることは可能でしょうか。

主要部 「主要部材質 SS400 及び SUS 相当品」と お見込みのとおりです。
ありますが、SS400 または SUS 相当品を適切に選定するとの理解でよろしいでしょうか。

落じん搬出装 落じん搬出装置と灰出しコンベヤを兼用し置てもよろしいでしょうか。
ア(ｳ)

灰クレーン本体
クレーン稼働率可とします。

「投入：1/3、撹拌：1/3、休止1/3以上」と お見込みのとおりです。
ありますが、「撹拌」はピット内での灰の「積替」と読み替えてよろしいでしょう
か。

−4−

項目名
№ 編 ページ 章 大項目 中項目 小項目
質問の内容
40 2 162 3
9(6) カプラント排水 排水汚泥を脱水後灰ピットへ排出する形で汚泥はなく、ごみピットへ排出してごみと混合脱水機
して焼却処理するシステムを採用することは可能でしょうか。

質問への回答可とします。
ただし、排水処理汚泥中の重金属類濃度や含水率が、施設の運転に影響がない範囲であることとします。

41

2

236 3

13

(2)

ア
(ｴ)
D

空気圧縮機
「空気圧縮機１基につき、空気槽１式」と主要機器 空 のご指示ですが、十分な容量とすること
気槽
で、空気槽は圧縮機２基につき１基としてよろしいでしょうか。

可とします。

42

2

237 3

13

(3)
(4)

イ

ごみクレーン
操作室窓洗浄装置
見学者用窓洗浄装置

要求水準書のとおりとします。

43

2

242 3

13

(9)

イ

プラットホー プラットホームの清掃は、運営事業者にて
ム清掃用床洗 実施するため、搭乗式床洗浄装置は、（必浄装置
要に応じて）としていただけないでしょうか。

可とします。

44

2

249 3

13

(15)

マシンハッチ 「駆動方式は、原則として電動または圧縮空気駆動とすること」とありますが、駆動部が通行性を阻害する可能性がある場合な
どは、安全柵により安全性を確保することを前提に、手動開閉式としてもよいでしょうか。

可とします。

45

2

253 3

13

(17) エ

焼却設備立体 形式が「アクリルケース付き電光表示式」
断面模型とのご指定ですが、本事業は既設建屋流用であるため、既設の立体模型を活用して建屋全体の説明を行いうこととしてよいでしょうか。なお、ごみ処理のフロー等については模型の近傍にモニターを設置し、映像で説明を行うことにより詳細な説明が可能となり、かつ情報の更新が容易になると考えます。

既設の立体模型を活用することは可としま
すが、ごみ処理フロー等の説明に用いる焼却設備立体断面模型は別途製作が必要で
す。

46

2

254 3

13

(19) ウ

自動車電気ス 料金徴収機能を有することとありますが、
タンド
利用者申請の手続きと確実な料金徴収を考慮する必要があるため、本装置の運用方法
は事業者提案とさせて頂けないでしょうか。

契約後の協議により決定するものとします。

47

2

265 4

1

(1)

土木建築工事 「ネ 常駐組合職員が利用する〜洗身設備
全体計画
を設けること」とありますが、シャワー
ブースを1基設置することでよいでしょうか。

男女別にそれぞれ複数人が使用できるユニットバス等を設置することとします。

48

2

266 4

1

(2)

各施設におけ 「⑦ プラント用受水槽を新設する」とある主な改修計 りますが、既設水槽を流用することで必要画容量を確保できる場合、受水槽の新設は不要としてもよいでしょうか。

可とします。

49

2

266 4

1

(2)

各施設におけ 「⑬ コンベヤ施設」は「外壁を再塗装のる主な改修計 うえ、残置する（内部の設備は撤去す
画る）」とありますが、更新後は焼却灰の船搬出が無くなるためコンベヤ施設全体が不要となります。内部機器の撤去、外壁再塗装を行った上で建屋部を閉鎖し、空調や照明設備の更新を省略することは可能でしょうか。また、「諸条件により改修計画を変更する場合がある」とありますが、変更にともなって工事内容が変更となった場合の工期と費用については協議頂けるものと考えてよろしいでしょうか。

空調設備や照明設備は撤去の対象です。
空調の更新を省略することは可とします
が、照明設備の更新については、契約後の協議により決定することとします。
また、諸条件により改修計画を変更する場
合については、お見込のとおりです。

ネ

自動窓洗浄装置は高粉じん環境で使用する機器であるため、その他の機器に比べて不具合が発生しやすい装置となります。また、装置の格納場所にはごみピット側に装置が出入りするための開口を設ける必要があり、メンテナンス時にピット転落の危険性があります。そのため、クレーン操作室
用と見学者室用窓の前に点検歩廊を設置
し、定期的に窓の清掃を行うことで良好な視認性を確保することとしてもよいでしょ
うか。

−5−

項目名
№ 編 ページ 章 大項目 中項目 小項目
質問の内容
50 2 266 41(2)
各施設におけ 「Ｄ 桟橋 ・再塗装のうえ、既存利用とる主な改修計 する ・腐食部分については・・・改修を画行う」とありますが、船からの作業等の大規模な補修は漁協組合等との協議が必要となる可能性があります。 そのため、取水口や放水口の点検作業に支障が無ければ、原則として桟橋上部からの工事のみとする
ことは可能でしょうか。

質問への回答可とします。
ただし、水中部や喫水部においても安全性に問題がないよう、調査・確認するものと
します。

51

組合が所有する資料を提示します。
閲覧方法は、別に示します。
なお、バルブ操作室、雨水排水設備棟については、建築機械設備はありません。

2

266 4

1

(2)

各施設におけ 更新後の計画における参考とするため、以る主な改修計 下の資料を提示いただけないでしょうか。
画
建築電気設備図
増築棟、容器包装プラスチック中継施
設、詰所
建築機械設備図
増築棟、容器包装プラスチック中継施
設、詰所、
タービン冷却設備棟、バルブ操作室、危険物倉庫、雨水排水設備棟

52

2

266 4

1

(2)

各施設におけ 現地確認だけでは詳細不明の為、庭園にある主な改修計 る水景機械設備の仕様がわかる資料を提示
画
いただけないでしょうか。

組合が所有する資料を提示します。
閲覧方法は、別に示します。

53

2

266 4

1

(2)

各施設におけ 現地確認だけでは詳細不明の為、既設インる主な改修計 フラ引込状況、敷地内ルートがわかる資料
画を提示いただけないでしょうか。（上水、下水、雨水、電話、インターネット）

組合が所有する資料を提示します。
閲覧方法は、別に示します。

54

2

267 4

2

(1)

ウ

第三者機関機 「（イ）第三者機関は任意とするが、上記
関による確認 に示す耐震診断基準による確認実績のある機関とする。」とありますが、実施設計を行った設計事務所とは別の任意の組織が、その適合性を客観的に確認することと理解してよろしいでしょうか。

第三者機関としては、建築関係団体が設立した、既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会に登録している耐震判定委員会を設置した機関を想定しています。

55

2

268 4

3

(1)

ア

外部工事

56

2

269 4

3

(1)

イ
(ｱ)

本館の改修工 「内装は必要に応じて下地を含めて全て更事
新すること」とありますが、更新後使用しイ 内部工事 ない部屋については撤去・更新を行わず、将来必要となった場合に事業者により用途に応じた改修を行うこととしてもよいでしょうか。ただし、見学者から視認できる範囲の内装は更新します。

57

2

269 4

3

(1)

イ
(ｱ)

本館の改修工 「内装は必要に応じて下地も含めて全て更 可とします。
事
新すること」 とありますが、間仕切壁の ただし、既存利用するLGSについては、健全でイ 内部工事 位置がそのままの場合、天井高さが変わら 汚損がないことを調査のうえ選定し、事前に組ない場合は、表面ボード、+仕上げのみ更新 合の確認を受けることとします。
とし、LGS下地、LGS天井下地をそのまま利用してもよいでしょうか？

58

2

269 4

3

(1)

イ
(ｳ)

本館の改修工 「管理者エリアについては、現状と同等以事上の仕様にて改修を行うこと」とあります
イ 内部工事 が、WC床はアスファルト防水の上押えコン
下地タイル貼りの在来工法となっています
が、水洗いをしない乾式工法（長尺シート
貼り溶接工法）としてよいでしょうか？

「（カ）外壁ＡＬＣパネル及コンクリート シーリング目地は全面打ち替え、モルタル部分については・・・目地の打ち替えを行 目地はひび割れなど、劣化している箇所にい・・・。」「（キ) 外壁の耐蝕鋼板パネ ついては補修することとします。
ルを使用している部分は・・・目地の打ち替えを行い・・・。」、「（ク) 外壁のタイルを使用している部分は・・・目地の打ち替えを行うこと。」とありますが、劣化している目地を打ちかえるとの理解でよろしいでしょうか。

−6−

要求水準書のとおりとします。
なお、使用しない部屋の更新内容について
は、契約後の協議により決定するするものとします。

可とします。

項目名
質問への回答№ 編 ページ 章 大項目 中項目 小項目
質問の内容
59 2 269 4
3(1) イ
本館の改修工 「管理者エリアについては、現状と同等以 可とします。
(ｳ) 事
上の仕様にて改修を行うこと」とあります
イ 内部工事 が、浴室床はアスファルト防水+押えコン下
地タイル貼り仕上げの在来工法となっていますが、既製品のユニットバスや、ユニッ
トシャワーを使った乾式工法としてよいで
しょうか？
60

2

269 4

3

(1)

イ
(ｻ)

本館の改修工 「ごみピット及び灰ピットは、〜ピット容
事
量が視認できるように目盛を入れること」
イ 内部工事 とありますが、既存目盛を適切に補修するとの理解でよいでしょうか。

61

2

270 4

3

(3)

ア

建具の更新

外部アルミ建具の仕様については、焼付塗 可とします。
装でなく、アルマイト仕上げ又は、2次電解
着色仕上げとしてもよいでしょうか？

62

2

270 4

3

(3)

ア

建具の更新

「ア 建具については全て更新することを基本とし、・・・更新を行う。」とありますが、原則として屋外や腐食環境にある建具は全て更新し、居室エリア等の健全な建具は金物類と塗装の更新で対応することは可能でしょうか。

可とします。
ただし、既存利用する建具については、健全で汚損がないことを調査のうえ選定し、事前に組合の確認を受けることとします。

63

2

270 4

3

(3)

イ

建具の更新

「鉄筋コンクリート部に設置されている建具については、出入口幅が小さくなる物は
枠ごと更新し、その他の建具はカバー工法
を基本とする。」とありますが、鉄筋コン
クリート部に設置されている建具のうち、機能上および法的に有効寸法が確保できな
い建具については枠ごと更新し、その他はカバー工法を採用するとの理解でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。
ただし、カバー工法は基本的な考え方を示したものであるため、その他最適と思われる工法があれば事業者の提案によるものも可とします。

64

2

270 4

3

(4)

イ、 コンクリート 水槽内に漏水、ひびわれ及び劣化のある所
ウ
製水槽類の改 の止水や修復を行うとありますが、漏水箇修所や、クラック数量と、幅 既存躯体の劣化カ所数等 積算、見積できる資料を開示頂けないでしょうか？

65

2

271 4

4

(5)

増築棟の改修 「建具類は全て更新することを基本とし、工事
外部建具については全て、耐腐食仕様とすること。」とありますが、原則として屋外部の建具は全て更新し、健全な建具は金物類と塗装の更新で対応することは可能でしょうか。

可とします。
ただし、既存利用する建具については、健全で汚損がないことを調査のうえ選定し、事前に組合の確認を受けることとします。

66

2

273 4

7

(2)

タービン冷却 「建具類は全て更新することを基本とし、設備棟改修工 外部建具については全て、耐腐食仕様とす事ること。」とありますが、、原則として屋外部の建具は全て更新し、健全な建具は金物類と塗装の更新で対応することは可能でしょうか。

可とします。
ただし、既存利用する建具については、健全で汚損がないことを調査のうえ選定し、事前に組合の確認を受けることとします。

67

2

274 4

9

(2)

ア

庭園整備工事 「ア 市民が憩え、自由に利用できる空間
を・・・整備する。整備にあたっては、ビ
オトープの設置を検討するなど自然環
境・・・庭園整備とすること。」とありま
すが、既存庭園内の設備を活用することにより、自然環境を整備すると考えて宜しいでしょうか。

可とします。

68

2

276 4

10

(1)

ア

更新後使用しない部屋について、機器は全て撤去とします。
ただし、基礎の撤去並びに更新内容については、契約後の協議により決定することと
します。

69

2

277 4

10

(2)

イ

10 建築機械 「既設の建築機械設備については基礎も含設備工事
めて全て撤去、機器の更新を行うことを基(1)共通事項 本とし、〜」とありますが、更新後使用しない部屋については撤去・更新を行わず、将来必要となった場合に事業者により用途に応じた改修を行うこととしてもよいでしょうか。
空気調和設備 空調を行う室として・・控室及び災害時の備蓄倉庫等も同様に計画することと記載がありますが、備蓄物への影響が無いことを前提に、倉庫等は換気設備のみで対応し空調設備は不要と考えてよろしいでしょう
か。

70

2

277 4

10

(2)

コ

空気調和設備 「空調機器、ファンコイルユニットは国土交通省仕様準拠品とする。」とあります
が、施設運営上の問題が無ければ、汎用性の高い一般仕様とすることは可能でしょうか。

可とします。

−7−

新しく目盛を入れるか、既存目盛を適切に補修するかは、事業者の提案によるものとします。

組合が所有する資料を提示します。
閲覧方法は、別に示します。

要求水準書のとおりとします。

項目名№ 編 ページ 章 大項目 中項目 小項目
71 2 279 4
10 (2) ス
配管

質問の内容「（ア） 配管材料は、表2‑50に示すとおりとし、・・・提案すること。」とありますが、表は参考資料と考え、配管材の変更
案を提案可能と考えて宜しいでしょうか。

質問への回答可とします。

72

2

283 4

11

(1)

ア

11 建築電気 「既設の建築電気設備については配線、配設備工事
管も含めて全て撤去、機器の更新を行うこ(1)共通事項 とを基本とする」とありますが、更新後使用しない部屋については撤去・更新を行わず、将来必要となった場合に事業者により用途に応じた改修を行うこととしてもよいでしょうか。

要求水準書のとおりとします。
なお、使用しない部屋の更新内容について
は、契約後の協議により決定するするもの
とします。

73

2

288 4

11

(5)

ア

照明及び照明 「（ク） 照度は、JIS Z 9110：2010
器具設備「中間値以上」及び、表2‑54・・・決定する。」とありますが、照明用電力を削減して売電収入の増加につなげるため、必要個所に局部照明設置して維持管理上や施設利用上必要な照度を確保した上で、設計照度の見直すことは可能でしょうか。

要求水準書のとおりとします。

74

2

290 4

11

(14)

中央監視制御 「各設備の運転情報をプラント設備工事に設備て設ける・・・モニタにより集中監視する」とありますが、建築設備の運転状況を
プラントの監視装置に取り込むためには特別仕様となる場合があります。機器故障時の対応を迅速に行うため、建築設備はプラント設備に取り込まず、専用の監視装置を
中央制御室に設置して対応することは可能でしょうか。

可とします。
ただし、プラント設備に関係する機器等の運転情報については、プラント工事にて設ける中央制御室オペレーターコンソールのモニタで監視できるようにすることとしま
す。

75

2

294 5

2

(2)

ウ

解体撤去範囲 外構工事等の更新に伴い3,000㎡以上の土の お見込みのとおりです。
外構関係切盛が発生するので、土壌汚染対策法の対象と思われます。法4条届出、条例81‑5条報告は事業者で作業を行いますが、その後の、現地調査や対策立案、対策工事など
は、要否を含め届け出先の機関との協議によることになります。つきましては、調査や対策工事が必要となった場合の費用、工期調整については別途協議頂けるものと考えてよいでしょうか。

76

3

2

1

2

(2)

ウ

用役条件
ウ 排水

77

3

9

2

1

(3)

「下水道の使用料については運営事業者の負担とする」とありますが、雨水排水の放流分については下水道使用料が発生しないものと考えてよいでしょうか。

お見込みのとおりです。
ただし、関係官庁に雨水のみ（汚水や再利用水が含まれない）であると判断され、下水道使用料が不要となるようにして下さい。
なお、下水道使用料の減免措置を申請する
際に、再利用する雨水の中で排水処理へ移行する量を把握する必要があります。

全体組織計画 「運営事業者は、運営業務の現場総括責任 要求水準書並びに入札説明書のとおりで者として、一般廃棄物を対象とした全連続 す。
燃焼式ストーカ炉（１炉につき100ｔ/日以 なお、参加資格審査申請においては、１炉
上かつ２炉構成以上、ボイラー・タービン につき100t/日以上の条件は付しておりませ発電機付）で、現場総括責任者としての経 ん。
験を有する者を運営業務開始後２年間以上配置する。」とありますが、
入札説明書 ｐ14 ５章 1（2）オ(ｲ)では、「廃棄物処理施設技術になり得る資格を有し、一般廃棄物を対象とし、ボイラーター
ビン式発電設備を有するストーカ炉（２炉構成以上）の要件の施設において現場総括責任者としての経験を有する技術者を本事
業の現場総括責任者として…」とあり、
様式集ｐ22（様式第９号[10/10]）では、同種・同規模施設の条件として「ごみ焼却施設（２炉構成以上のストーカ炉）・ボイ
ラータービン式発電設備付き」と定められております。
以上より、本施設の現場総括責任者として運営開始後２年間以上配置する者は、一般廃棄物を対象とし、ボイラータービン式発電設備を有するストーカ炉（２炉構成以上）の要件の施設での現場総括責任者としての経験を有する技術者であると理解してよろしいでしょうか。

−8−

項目名
質問への回答№ 編 ページ 章 大項目 中項目 小項目
質問の内容
78 3 10 21
表3‑2 配置有資格者 「表3‑2」で記載されている有資格者につい お見込みのとおりです。
（参考）ては「（参考）」であることより、有資格
者は、関係法令の遵守を前提とする限りにおいて、事業者提案にて必要な有資格者を配置すればよいと理解してよろしいでしょ
うか。
79

3

18

3

16

(1)

夏季運転の確 「夏季運転確認（夏季において引渡性能試
認
験項目を満足できているかの確認）を実施する」とありますが、外気温の影響がある
引渡性能試験項目について、確認を行うものと考えてよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

80

3

23

5

1

(6)

搬入管理

「運営事業者は、資源化が可能なごみについては、別に配置する資源ごみ分別用コン
テナ、紙ごみ用コンテナ並びに容器包装プ
ラスチック保管場所に搬入するように指導する。」とありますが、コンテナは、貴組合が用意・管理すると理解してよろしいでしょうか。
事業者にて用意する必要があれば、仕様、数量は事業者の提案としてよろしいでしょうか。
指定がある場合はコンテナの寸法、材質、個数をご教示下さい。

コンテナについては構成団体等が用意し、運営事業者の責によらず破損した場合等についても、構成団体等が補修します。

81

3

24

7

1

資源物の資源 「本施設から回収される金属等は、組合に化て資源化を行うことから」とありますが、「大阪市・八尾市・松原市環境施設組合処
理施設の受入基準」では、空き缶や金属製の生活用品は、受入不適物と定められております。このことより、本施設では金属類は受け入れない・回収されないと理解してよろしいでしょうか。また本施設から回収される金属とは、どのような物を想定されているのかご教示下さい。

施設整備に際し発生する廃材等を想定して
います。

−9−

■様式集に対する質問への回答
大項目 小項目№様式
項目名82 様式第５号
構成企業表

83

様式第８号

84

様式第９号
[1/10]

85

86

質問の内容
質問への回答4.建設企業（建築工事担当）は、入札説明 全ての構成企業について、本店または組合
書 第５章 1 （2） エ で契約締結の営業所 の最新の入札参加資格を取得している営業を大阪市内としている者と限定しているこ 所等を記載してください。
とから、本項には本社及びその代表者では 特に、建築工事を実施する建設企業についなく、貴組合に登録している大阪市内の営 ては、大阪市内の営業所等を記載してくだ
業所及びその代表者（「契約上の受任さい。
者」）を記載することでよろしいでしょうか。
またその他の構成企業については、本社及びその代表者を記載することでよろしいでしょうか。

代表企業代表 代表企業について、貴組合に登録している者「契約上の受任者」が大阪事務所であり、受任者
本社が大阪府外にある場合、本様式の「代表企業代表者」欄には本社の代表者を、「受任者」欄には前記「契約上の受任者」を記載することでよろしいでしょうか。

全ての構成企業について、本店または組合の最新の入札参加資格を取得している営業所等にて参加申請することができます。
（ただし、建築工事を実施する建設企業については、大阪市内の営業所等。）
本様式における受任者は、本店または組合の最新の入札参加資格を取得している営業
所等の代表者から、委任される者を意味し
ています。

1

会社概要

会社概要を示す資料としては、企業のパン
フレット等の提出でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

様式第９号[1/10]

3

連結決算の貸借対照表及び
損益計算書
（直近１年
分）

構成企業に会社法で定める親会社・子会社の関係の企業を含む場合、当該企業の内、親会社が連結決算の貸借対照表及び損益計算書（直近１年分）を提出すればよいものと理解してよろしいでしょうか。

構成企業間に親会社・子会社を含む場合に関わらず、構成企業に連結子会社がある場
合に、連結決算書類の提出を求めます。

様式第９号[1/10]

4

納税証明書（法人税、消費税、法人事業税、法人市
民税）

提出する納税証明書について、下記の事項
をご教示下さい。

①お見込みのとおりです。

①法人税及び消費税については、未納の税額がないことの証明（「その3の3」（法人税と消費税及地方消費税））を提出することで足りるものと理解してよろしいでしょうか。

②法人事業税、法人市民税については、構成企業の所在地である都道府県、市町村が発行する納税証明書とします。

②法人市民税については、構成市町（大阪市・八尾市・松原市）に納付すべき税がある場合にのみ提出すればよいものと理解してよろしいでしょうか。または、各企業の法人住民税の納税証明書の提出と理解すればよろしいでしょうか。
87

様式第９号
[1/10]

88

様式第９号[2/10]及び[3/10]

16,17

運営企業につ 「運営企業について必要な書類」とありまいて必要な書 すが、本施設の運営を運転管理企業・維持類
管理企業（設計企業）で組成する共同企業体で実施する場合、共同企業体の内、参加資格要件を満たす１社が本書類を提出すればよいものと理解してよろしいでしょうか。

ＳＰＣが運営業務を委託できるのは、運営企業のみ（清掃や警備など従たる業務は除く）となります。全ての運営企業は、運営企業としての参加資格要件を満たす必要があります。

資本関係・人 各項目に記入欄がございます「業者番号」
的関係等に関 について、下記の事項をご教示下さい。
する調書①貴組合の「平成29年度・30年度 入札参加承認通知書」に記載されております「業者番号」との理解でよろしいでしょうか。

①お見込のとおりです。
②組合へ登録している入札参加資格のうち、今回担当する区分の業者番号を記載してください。
③お見込のとおりです。

②複数の区分に申請している場合、各区分ごとに割り当てられている番号を全て記載することでよろしいでしょうか。
③各項目に該当する会社のうち、貴組合の「入札参加資格者名簿」への登録がない場
合は、空欄とさせていただいてよろしいで
しょうか。

−10−

№
様式
89 様式第９号[2/10]及び[3/10]

大項目 小項目

項目名
質問の内容
資本関係・人 １「会社法(平成１７年法律第８６
的関係等に関 号）・・・親会社等又は子会社等についする調書て」で記入欄がございます「議決権の被所有割合」は、子会社等から見た被所有割合（親会社からみた所有割合）との理解でよろしいでしょうか。

質問への回答構成企業の議決権について、親会社又は子会社が所有している割合です。

90

様式第９号
[2/10]

資本関係・人 2「自社役員で他社の役員(*3)を兼務してい お見込みのとおりです。
的関係等に関 る会社」について、[参考資料]にて、「役する調書員」は監査役及び執行役員を含めないと記載がございますが、「自社役員」も同様の考え方（監査役及び執行役員を含めない）との理解でよろしいでしょうか。

91

様式第９号
[3/10]

資本関係・人 6「電話、ファクシミリ、メールアドレス
的関係等に関 等・・・同一である他の会社」について、する調書
代表電話番号等の会社を代表する連絡先が同一との理解でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

92

様式第９号
[7/10]

類似施設の運 「入札説明書 第５章 1（2）オ」にて、転管理実績調 「一般廃棄物を対象とし、…運転管理実績書を１件以上有していること。」とあることより、本様式には、１件以上の運転管理実績を記載すれば足りるものと理解してよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

93

様式第９号
[7/10]

類似施設の運 「上記の実績を証明するものを添付するこ転管理実績調 と。（発注証明又は契約書の写し等）」と書ありますが、下記の事項についてご教示下
さい。

①お見込みのとおりです。

注4②実績証明に不要な箇所については、黒塗り等で構いません。

①発注証明書又は契約書の写しを添付する
場合、必要事項が記載された箇所の抜粋の提出でよろしいでしょうか。
②発注証明書又は契約書の写しを添付する
場合、契約先との守秘義務に関連する情報
は、ブランクまたは黒塗りでの提出でよろしいでしょうか。

94

様式第９号[10/10]

注1

運営企業現場
総括責任者の資格及び業務
経験調書「法令による資格については、当該資格等を証する書類を添付すること。」とありますが、当該資格等を証する書類の写しの添付でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

95

様式第９号
[10/10]

注４

運営企業現場
総括責任者の資格及び業務
経験調書「現場総括責任者として業務を行った施設の運転管理業務として受託している場合
は、当該業務を受託している事を証明するものを添付すること。（発注証明書又は契約書の写し等）とありますが、下記の事項についてご教示下さい。

①お見込みのとおりです。
②実績証明に不要な箇所については、黒塗り等で構いません。

①発注証明書又は契約書の写しを添付する
場合、必要事項が記載された箇所の抜粋の提出でよろしいでしょうか。
②発注証明書又は契約書の写しを添付する
場合、契約先との守秘義務に関連する情報
は、ブランクまたは黒塗りでの提出でよろしいでしょうか。

96

様式第２１号
［1/3］

5

ア

施工計画

A4：2枚以内とのご指定ですが、詳細な工事 可とします。
工程表を提案するため、工程表部分はA3サイズとし、A3：1枚+A4：1枚の構成としてもよろしいでしょうか。

−11−