ガス検知警報装置用
拡散式ガス検知部
ＫＤ－１２ＤＨ型（有線ＨＡＲＴ通信型）
取 扱 説 明 書・この取扱説明書は、必要なときにすぐに取り出して読めるよう、できる限り身近に大切に保管してください。
・この取扱説明書をよく読んで理解してから正しくご使用ください。
・この取扱説明書は標準仕様が記載されています。お客様個別の仕様がある場合は別途、納入仕様書をご覧ください。

取扱説明書管理番号
ＧＡＤ－１３５－０１
２０２３年６月作成

・各部の名称とはたらき・センサユニットの交換方法⇒Ｐ５～Ｐ７⇒Ｐ３２～Ｐ３３

・配線方法

・各モードでの表示と動作⇒Ｐ１３～Ｐ１７⇒Ｐ１９【電源側で接地している場合の機器接続例】

KD-12

ツイストペアケーブル

1 24V(+)
2 GND
3 SIGNAL
4 ZA
5 ZC

(+)電源
(-) DC24V(-)ＨＡＲＴ(+)ﾏﾙﾁﾌﾟﾚｸｻ
Ｅ

シールド
Ｅ

接地しない

ﾊﾝﾄﾞﾍﾙﾄﾞ
ｺﾐｭﾆｹｰﾀ

Ｅ

接地端子

接地する

・保守点検と操作方法⇒Ｐ２５～Ｐ３１

電源供給側
接地端子

・故障とお考えになる前に⇒Ｐ３４～Ｐ３５

目次
1.
2.
3.
4.

はじめに ........................................................................................................................................................... 1
正しくお使いいただくために ...................................................................................................................... 2
包装内容物 ..................................................................................................................................................... 4外形寸法と各部の名称 .............................................................................................................................. 5
4-1.
本体各部の名称.............................................................................................................................. 5
4-2.
操作表示部の名称 ......................................................................................................................... 64-3.
端子台接続部の名称 .................................................................................................................... 7
5. 取り付け ........................................................................................................................................................... 8
5-1.
取り付け方法 .................................................................................................................................... 8
5-2.
取り付け位置の例 ........................................................................................................................ 11
5-3.
オプション品の取り付け.............................................................................................................. 12
6. 配線方法 ........................................................................................................................................................ 136-1.
配線工事について ........................................................................................................................ 13
6-2.
配線および接続............................................................................................................................. 14
7. 使用方法 ........................................................................................................................................................ 17
7-1.
ご使用になる前に ......................................................................................................................... 17
7-2.
ガス漏れが発生した場合........................................................................................................... 17
8. 起動時（初期遅延）の表示について .................................................................................................... 18
9. 各モードでの表示と動作 .......................................................................................................................... 19
10. ＨＡＲＴ通信 .................................................................................................................................................... 20
10-1.
ＨＡＲＴ通信の概要 ....................................................................................................................... 20
10-2.
ＨＡＲＴ通信のコマンド ................................................................................................................. 20
10-3.
ＨＡＲＴ通信方法 ............................................................................................................................ 22
11. トラブル警報 ................................................................................................................................................. 23
12. 保守点検と操作方法 ................................................................................................................................. 25
12-1.
日常点検と定期点検 ................................................................................................................... 25
12-2.
校正方法 .......................................................................................................................................... 26
13. センサユニットの交換方法 ...................................................................................................................... 32
14. 故障とお考えになる前に.......................................................................................................................... 34
15. 仕様.................................................................................................................................................................. 36
15-1.
製品仕様 .......................................................................................................................................... 36
15-2.
防爆関連仕様 ................................................................................................................................ 37
16. 保証について................................................................................................................................................ 37
17. センサの期待寿命について.................................................................................................................... 37
18. 耐用年数 ........................................................................................................................................................ 37
19. 検知原理 ........................................................................................................................................................ 38
20. 用語の説明 ................................................................................................................................................... 39

1. はじめに・このたびは拡散式ガス検知部ＫＤ－１２ＤＨ（有線ＨＡＲＴ通信）型をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
・本器を正しく使用していただくために、必ずご使用前にこの取扱説明書をお読みいただき、事故防止と安全運転にお役立てください。
・本器は毒性ガスである一酸化炭素または硫化水素（一酸化炭素については可燃性ガスでもある）を対象としたガス検知部であり、ガスの製造所、貯蔵庫、化学工場、塗装工場、発電所等において漏えいガスを早期に検知し、そのガス濃度値を本体に表示するとともにアナログ信号として外部に出力します。
またあらかじめ設定されたガス警報濃度に達すると本体の ALARM ランプ(赤)が点滅し、外部接点
出力を作動させ一酸化炭素、硫化水素中毒を未然に防止することを目的とする機器です。
・ガス検知警報装置の信頼性を維持するためには、整備や点検が極めて重要です。
この取扱説明書に記載された保守点検を行ってください。

シンボルマークの説明
本器を安全に使用していただくために次のようなシンボルマークを使用しています。
回避しないと、死亡または重傷を招く切迫した危険な状況の発生が予見される内容を示しています。
回避しないと、死亡または重傷を招く可能性がある危険な状況が生じることが予見される内容を示しています。
回避しないと、軽傷を負うかまたは物的障害が発生する危険な状況が生じることが予見される内容を示しています。
取り扱い上のアドバイスを意味します。

-1-2. 正しくお使いいただくために・正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みの上ご使用ください。
・本器をご使用になる場合は、該当するすべての法律、規定に基づいて行ってください。
・防爆工事の場合は、『工場電気設備防爆指針』、『ユーザーのための工場防爆電気設備ガイド』に基づいて施工してください。

●ガス漏れ警報があった場合は、貴社で規定されているガス漏れ時の処置を行ってください。
●実ガスによる動作チェックは、｢可燃性ガス｣、「無酸素空気｣等を使用するため大変危険です。このため、十分な経験と専門技術を習得された方、または弊社による点検確認を行ってください。

●感電防止のため、必ず接地を行ってください。
●通電中は絶対に配線工事を行わないでください。必ず電源が切れていることを確認してから作業を行ってください。感電や機器が破損するおそれがあります。
●配線工事および取り付け工事等、本器に関わる工事全般においては有資格者の方が『電気設備技術基準』に基づいて施工してください。
●防爆工事の場合は、『工場電気設備防爆指針』、『ユーザーのための工場防爆電気設備ガイド』に基づいて施工してください。
●本器の分解、改造、構造および電気回路の変更等をしないでください。耐圧防爆構造を損なう
おそれがあります。

防爆上の注意事項●防爆上の周囲温度は－１０℃～＋５０℃です。必ず、周囲温度を守ってください。
●本体接合面から周囲４０ｍｍ以内に物を置かないでください。
●接合面は防爆を確保する重要な部分です。接合面を傷つけたり、衝撃を与えないよう作業時は十分に注意してください。
●保守・点検時に、容器や接合面に損傷や変形が確認された場合は、使用を中止し、弊社へご連絡ください。
●耐圧防爆接合部の諸寸法についての情報は、弊社へご連絡ください。
●本器の外側にある接地又は等電位結合用の接続端子部は、４ｍｍ２以上の断面積の導線で接続してください（配線方法参照）。
●キズ・クラック・変形等が見られた場合、ただちに使用を中止し、弊社までご連絡ください。
●本体ケースフタを固定する締付けねじは、ねじ等級６Ｈ／６ｇで降伏応力４５０ＭＰａ以上のねじを使用しております。 交換・紛失の際は、弊社までご連絡ください。
-2-

●他のガス（水素、NOx、SOx、アルコール等）も検知する場合がありますので、測定環境を考慮してご使用ください。
●機器の無通電時間が長い場合、センサが安定するまでに時間がかかる場合があります。警報を発する可能性がありますので、インターロック等を解除して作業を行ってください。
●屋外に設置する場合は、必ず保護カバー（オプション品）を取り付けてください。
●安全のため、仕様の範囲内にてご使用ください。
●定められた法律、規則等に準拠してご使用ください。
●本器の近く（３０ｃｍ以内）では、高出力のトランシーバー、無線機、携帯電話等電波の発生する機器は使用しないでください。

-3-3. 包装内容物
・標準品には以下のものが付属されます。ご使用前に必ずすべて揃っていることを確認してください。
・作業には万全を期しておりますが万一製品に破損や欠品がございましたら、お手数ですが弊社までご連絡ください。
付属品

オプション品
※３

検知部本体

保護カバー

付属品セット※1（よこ型 ＫＷ－４１Ａ）（たて型 ＫＷ－４２Ａ）（耐圧パッキン φ１０－１１・φ１１－１２・
φ１３－１４ 各１個）

校正キャップ（ＧＣＰ－０９）※３（座金 内径φ１５・φ１２ 各１個）
（Ｍ５ねじ ２本）

ガス校正キット（Ｚ－００１Ｋ）

六角レンチ （呼び２・呼び４ 各１本）
取扱説明書

２Ｂポール取付金具（ＰＢ－１）※３※２※２

二連球ポンプ
二連球ポンプ用キャピラリー

※２

磁石スティック（ＭＪ－１）※１標準では、耐圧パッキンはケーブル径φ１２～１３用、座金内径φ１４が機器に組み込まれています。
※２六角レンチ、取扱説明書、磁石スティック（ＭＪ－１）はご注文ごとに１セット付属されます。
※３オプション品は本器（ＫＤ－１２）の専用品です。

●磁石スティックを本器の操作以外の用途に使用しないでください。
●磁石の吸着力により他の磁石、工具、鉄片等と吸着した場合、手を挟まれてケガをするおそれがあります。十分にお気を付けください。
●金属アレルギー体質の方が磁石に触れた場合、肌が荒れたり、赤くなったりするおそれがあります。このような症状が表れた場合には、磁石に触れないようにしてください。
●磁石は一般的に割れ易く、破面より腐食が進行します。また、その破片が目に入ったり破片でケガをするおそれがあります。
●磁石の成分が水に溶け出す場合もありますので、磁石に直接触れた水等は絶対に飲まないようにしてください。
●磁石を心臓ペースメーカー等の電子医療機器に近づけると正常な作動を損なうおそれがあります。

●磁石を磁気テープ、フロッピーディスク、プリペイドカード等に近づけると磁化されて使用できなくなるおそれがあります。
●磁石をパソコンや時計等の精密機器に近づけると故障の原因になるおそれがあります。

-4-4. 外形寸法と各部の名称
4-1. 本体各部の名称

［mm］

番号

名称

はたらき

①

本 体 ケースフタ―②

本 体 ケース―③

センサユニット

ガスセンサを内蔵しています。

④

接

機器側で接地する際に使用します。

⑤

状態表示ランプ

電源（緑色）・警報（赤色）・故障（黄色）の状態を表示します。

⑥

操

作

部

磁石スティックを差し込んで操作・調整・設定を行います。

⑦

表

示

部

ガス濃度・設定値等を表示します。

⑧

ケーブルグランド

ケーブルを固定しています。適合ねじ Ｇ３／４⑨

六角穴付ボルト

本体ケースフタを固定します。呼び４の六角レンチを使用します。

地 端

子

-5-

4-2. 操作表示部の名称
⑦

⑥

③

①
⑤

④

②

⑧
磁気スイッチ（磁気スイッチは、磁石スティックを差し込んで操作します。）
番号

名称

はたらき

①

［ＭＯＤＥ］スイッチ

操作・調整・設定を行うとき または 操作をキャンセルするとき②［ＥＮＴＥＲ］スイッチ決定するとき または 操作を完了するとき③［▲］スイッチ④［▼］スイッチ

操作・調整・設定を行うとき
番号を増加させるとき または 設定値を増加させるとき
操作・調整・設定を行うとき
番号を減少させるとき または 設定値を減少させるとき
表示ＬＥＤ

番号

名称

はたらき

⑤

表示部

ガス濃度・設定値等を表示
状態表示ランプ

番号

名称

はたらき

⑥

ＰＯＷＥＲランプ(緑)緑色ランプ・電源状態を表示⑦

ＡＬＡＲＭランプ(赤)赤色ランプ・警報状態を表示⑧

ＴＲＯＵＢＬＥランプ(黄)黄色ランプ・故障状態を表示-6-

4-3. 端子台接続部の名称

端子台

+

ハーネス
パッキン

（メイン基板へ）

接地端子

1
2
3
4
5

センサ
コネクタ

端子番号

名称

はたらき

１

２４Ｖ（＋）

２

ＧＮＤ

電源電圧（－）とアナログ信号（－） 〔コモン〕

３

Ｓｉｇｎａｌアナログ信号４－２０ｍＡ ＋ ＨＡＲＴ信号

４

ＺＡ

５

ＺＣ

E

接地端子

電源電圧（＋）

外部接点
機器側で接地する際に使用-7-

5. 取り付け
5-1. 取り付け方法●取り付け作業時、ガス検知部に傷が付かないように気を付けてください。傷が付くと防爆性能が損なわれます。
●感電防止のため、必ず接地を行ってください。

●次のような場所には直接取り付けないでください。
・使用温度範囲（－１０℃～＋４０℃）をこえる場所
・結露するような場所
・直接水がかかる場所
・腐食性ガスが存在する場所
・高周波や磁気が発生する装置の周辺●本器は保守点検の容易な場所に取り付けてください。
●本器は振動のない場所に取り付けてください。
●本器は急激な温度変化のない場所に取り付けてください。
●本器には衝撃等を与えないでください。
●本器を屋外に設置する場合は、必ず保護カバー（オプション品）を取り付けてください。
●本器の取り付け高さは、検知しようとするガス（検知対象ガス）の空気との比重と重要な関連があります。必要な法規に従って取り付けてください。
●本器は瞬間的なものも含めて、停電の無い電源環境に取り付けてください。
●接点は機械式リレーを使用しています。過度な衝撃や振動を加えると誤動作する可能性があるため、できるだけ衝撃・振動の少ない場所に設置したうえで、接続先で１秒以上の遅延処理を行ってください。
・取り付け高さ
ガスの種類

取り付け高さ一酸化炭素

床上７５～１５０ｃｍ（空気と同程度のガス）（センサユニット先端までの高さ）

記事
比重や取り付け環境をよく考慮して決めてください。
保守点検が行えるよう

硫化水素

床上１０ｃｍ以下（空気より重いガス）（センサユニット先端までの高さ）にセンサユニット先端
よ り 約７ｃ ｍ の空間を確保して取り付けてく
ださい。

-8-

・本体の取り付けは、付属のＭ５ねじで壁等に固定してください。
屋外に設置する場合は、必ず保護カバー（オプション品）を取り付けてください。
２Ｂポールに設置する場合は、２Ｂポール取付金具（オプション品）で取り付けてください。
（オプション品の詳細は、Ｐ１２『５－３．オプション品の取り付け』をご参照ください。）●メンテナンス作業に最低限必要なスペースには、ケーブルの最小曲げ半径は含まれていません。
使用されるケーブルの仕様および引き回
しに合わせ、必要なスペースを確保してく
ださい。
［mm］

・本器の配線時およびセンサ交換時には本体ケースフタを開ける必要があります。
取り付け時には本体ケースフタを９０°以上開けられる空間を確保してください。

［mm］

-9-

・保守点検時に機器を操作する必要があります。取り付けの際は機器正面から５０ｃｍ以上の空間を確保してください。

５０ｃｍ以上の空間を確保してください。

・拡散式検知部を天井面や高所に設置する場合、検知部直下に保守点検の作業スペースがあるよう、設置場所の工夫をお願いします。また、脚立での作業ができない高い場所には設置しないでください。

検知部直下に作業スペースがあるよう、設置場所の工夫をお願いします。

-10-

5-2. 取り付け位置の例
・本器はガスの滞留しやすい場所に取り付けてください。

ガスが滞留しやすい場所
ガス検知部

ルーフファン
（排気口）

入口
（吸気口）

入口・窓
（吸排気口）

ガス検知部
取り付け位置

（側面図）

（平面図）
屋内取り付け位置の例

ガス検知部
取り付け位置屋外取り付け位置の例-11-

5-3. オプション品の取り付け・保護カバー

(190)

(90)
(90)
(190)

Ｍ３ねじ

Ｍ３ねじ

(190)

(190)

［mm］

よこ型（ＫＷ－４１Ａ）

たて型（ＫＷ－４２Ａ）●強風が予想される場合には、カバー部をＭ３ねじ等で固定してください。
・２Ｂポール取付金具

(30)

(125)

(106)

［mm］

●本体接合面から周囲４０ｍｍ以内に物を置かないでください。

-12-

6. 配線方法
6-1. 配線工事について
・危険場所への配線は必ず耐圧防爆配線工事を行ってください。

●耐圧防爆型ガス検知部の配線工事は、必ず『工場電気設備防爆指針』、『ユーザーのための工場
防爆電気設備ガイド』および『電気設備技術基準』に基づいて電気工事を施工してください。
ケーブル工事・ケーブルはツイストペアシールドケーブル（１．２５ｍｍ２～２．００ｍｍ２）を使用し外傷保護のため、
必要に応じ鋼製電線管や配管用炭素綱鋼管等の保護管に納めるか、金属製またはコンクリート
製ダクトの保護装置に納めて敷設してください。
・本器の外部接点機能を使用する場合（必要芯数が５芯）は、ケーブル導体径を１．２５ｍｍ２以下としてください。また外部接点機能を使用せずアナログ信号機能のみを使用する場合（必要芯数が３芯）は、ケーブル導体径を２．００ｍｍ２以下としてください。
・耐圧パッキン式引込方式を採用する場合は、下表に従いケーブルの仕上がり外径がパッキン内径に適合するものを使用し、爆発性ガスまたは火災逸走を防止するため、ケーブルグランドを十分に固く締め付けてください。
・ケーブルとケーブルの接続は極力避けるのが望ましいのですが、ケーブルの直接接続、分岐接続は耐圧防爆構造の本体ケース内で行ってください。
ケーブル

パッキンの

座金

締め付け後長さＬ

付属品

外径（φ）

刻印

内径（φ）

（ｍｍ）

オプション品

１０～１１

φ１０～１１１２

５５．１（ケーブル径１０）～５８．１（ケーブル径１１）
付属品
５５．０（ケーブル径１１）～１１～１２

φ１１～１２１４
５８．１（ケーブル径１２）５４．８（ケーブル径１２）～１２～１３

φ１２～１３

１４

機器組み込み５８．０（ケーブル径１３）５４．５（ケーブル径１３）～１３～１４

φ１３～１４１５

付属品
５８．０（ケーブル径１４）５４．３（ケーブル径１４）～１４～１５

φ１４～１５１５オプション
５７．９（ケーブル径１５）※標準品にはケーブル外径φ１２－１３に対応した『パッキンφ１２－１３、座金内径φ１４』が機器に組み込まれています。
※標準品にはケーブル外径φ１０－１４に対応できるように『パッキンφ１０－１１、φ１１－１２、 φ１３－１４が各１個、座金
内径φ１２、φ１５が各１個』が付属されています。

-13-

6-2. 配線および接続●本器のフタを開ける前に、本器の電源および本器と接続されている機器（指示計ユニットや信号変換器等）の電源を切ってください。電源が通じていると着火源となるおそれや、感電するおそれがあります。
●感電防止のため、必ず接地を行ってください。

●接続する端子を間違えないように配線してください。
●接続ケーブルは他の動力線（電力線）等とは極力離して配線してください。
●本体ケースフタを閉めるとき、電源コードやハーネス、Ｏリング等を挟んでいないことを確認してください。
●本体ケースフタを閉めるとき、内部配線に過大な負荷がかかっていないことを確認してください。
●Ｓｉｇｎａｌ－ＧＮＤ間に電流ループの配線をしてください。配線がオープンの場合、トラブル警報が作動するため、正常にガス検知を行うことができません。

電源および信号線の配線

・指示計ユニットおよび信号変換器等への電源配線は、必要に応じて専用の遮断器を設けてください。
・電線はツイストペアケーブル（１．２５ｍｍ２～２．００ｍｍ２）をご使用ください。
・本器に入力される電源電圧は仕様に記載されている電圧範囲内となるようにしてください。
・信号線の負荷抵抗は配線抵抗も含めて１２０Ω以上５００Ω以下となるようにしてください。
・端子台に挿入可能な単線／撚線／ピンの仕様は以下の通りです。仕様の範囲でケーブルを処理してください。
配線仕様：

端末処理長さ：L

・端子に挿入可能な電線径（単線） ：０．２ｍｍ２～４ｍｍ２・端子に挿入可能な電線径（撚線） ：０．２ｍｍ２～２．５ｍｍ２・端子に挿入可能なピン径（プラスチックスリーブなし）：０．２５ｍｍ２～２．５ｍｍ２・端子に挿入可能なピン径（プラスチックスリーブあり）：０．２５ｍｍ２～１．５ｍｍ２・ケーブルの端末処理長さＬ：７ｍｍ

・外部配線のケース内挿入長さＳ：４０ｍｍ以下-14-

40mm 以下

●本器が電源供給側で接地されている場合は、２点接地となるためツイストペアケーブルのシールド線を本器内の接地端子（Ｅ）に接続しないでください。

【電源側で接地している場合の機器接続例】

KD-12

ツイストペアケーブル

1 24V(+)
2 GND
3 SIGNAL
4 ZA
5 ZC

(+)電源
(-) DC24V(-)ＨＡＲＴ(+)ﾏﾙﾁﾌﾟﾚｸｻ
Ｅ

シールド
Ｅ

ﾊﾝﾄﾞﾍﾙﾄﾞ
ｺﾐｭﾆｹｰﾀ

Ｅ

接地端子

接地する

接地しない

電源供給側
接地端子

〔システム構成例〕

制御機器

ガス

ＫＤ－１２

４－２０ｍＡ＋ＨＡＲＴ

ＤＣＳ、ＰＬＣ等
ＨＡＲＴ通信バルブ

制御システムセンササブシステム

ロジックサブシステム

アクチュエーター
サブシステム・詳細は各機器の取扱説明書を参照ください。

-15-

外部接地端子の接続例●外部接地端子を接続する際は接続例と同じように平座金で端子をはさみ、端子が直接本体に触れないようにしてください。端子が直接本体に触れると防爆性能が損なわれます。
●導線は４ｍｍ２以上の断面積をご使用ください。

●端子台のバネを押して電線挿入孔を開ける場合は、確実に挿入孔が開いている状態で、電線を挿入してください。不完全な状態で挿入しようとすると、バネが元に戻り、ハーネスや基板を傷つけるおそれがあります。
●端子台のバネを押し上げる場合は、マイナスドライバーがストップ位置に達した状態以上に負荷を加えないでください。
●一般的なストレートのマイナスドライバーで作業を行うと、機器の接合面を傷つけるおそれがあります。
接続手順の例① ２４Ｖを供給できる電源を用意します。（本体に接続する前には電源を入れないでください。）② 付属品の六角レンチ（呼び４）で機器の四隅の六角穴付ボルトを緩めて本体ケースフタを開けます。
③ ケーブルグランドの先端部品を緩めて配線用ケーブルを通してください。

④ 端子台の上の孔にマイナスドライバー（「ＳＴ－ＢＷ（フェニックス・コンタクト社製）」
または同等品を推奨）等を挿入し、上に押し上げると、内部のバネが押されて、電線挿入孔（下の孔）が開きます。
⑤ 電線挿入孔を開けたままの状態で、リード線を挿入します。
-16-

⑥ 端子「２４Ｖ（＋）」には電源の＋極、端子「ＧＮＤ」にはＧＮＤ、端子「Ｓｉｇｎａｌ」にはアナログ
出力（４－２０ｍＡ）ラインを接続します。
⑦ ドライバーを戻すと、リード線が自動的に固定されます。
⑧ 電源コードが端子からはずれないことを確認すれば、電源の準備は完了です。
⑨ 必要に応じて、外部接点の端子「ＺＡ」、「ＺＢ」にも配線を行ってください。
⑩ ケーブルグランドの先端部品を締め付けます。
⑪ 六角レンチ（呼び４）で機器の四隅の六角穴付ボルトをしめて本体ケースフタを閉めます。

7. 使用方法
7-1. ご使用になる前に●本器と接続されている機器（指示計ユニット、信号変換器等）の電源を入れる前に、各部の接続に間違いがないか再確認してください。特に本器と指示計ユニットまたは信号変換器
が、正しく接続されているか確認してください。

7-2. ガス漏れが発生した場合●あわてず付近に火気がないことを確認してください。いかなる場合でも電源スイッチには絶対に手を触れないでください。電源スイッチのＯＮ/ＯＦＦによる火花が引火の原因になることがあります。
●ガス漏れ警報があった場合は、貴社で規定されているガス漏れ時の処置を行ってください。
●ガス漏れの発生が屋内の場合、窓や扉を開いて通気をよくしてください。
●ガス漏れ箇所を確認して、速やかに処理を行ってください。

-17-

8. 起動時（初期遅延）の表示について●周囲にガスが存在していないことを確認してから起動してください。
●センサが安定していない場合、初期遅延終了後に外部接点が作動する可能性があります。必要に応じて外部機器のインターロック解除作業を行ってください。
●初期遅延中は、アナログ信号２．０ｍA が固定出力されます。

① 電源を入れると、状態表示ランプ（緑・赤・黄）と表示部がすべて点灯します。

② 状態表示ランプ（緑・赤・黄）が点灯したまま【 ソフトウェア バージョン番号 】 → 【 フルスケール 】 → 【 警報設定値 】
が約 1 秒ずつ表示されます。

③ そのあと、約３分間 POWER ランプ(緑)が点滅します。
④ POWER ランプ(緑)が点灯に変われば起動が完了し、ガス監視モードとなります。

-18-

9. 各モードでの表示と動作
警報設定値を越えた場合
起動時（初期遅延）
緑点滅

ガス監視モード

テストモード

赤点滅

赤点滅

緑点灯

メンテナンスモード
ガス監視モード

テストモード

赤点滅
緑点灯

緑点灯

表示内容
【設定濃度】
【
ガス濃度を

ガス濃度を

フルスケールの表示

表示－１０％～１１０％】【】【 ガス濃度 】【テスト値】

可能

交互表示

交互表示

ガス濃度値を

テスト値を

ガス濃度値を

テスト値を

出力する

出力する

出力する

出力する

動作しない

動作する

動作する

動作しない

動作しない

（ＯＦＦ）

（ＯＮ）

（ＯＮ）

（ＯＦＦ）

（ＯＦＦ）

（ＯＰＥＮ）（ＳＨＯＲＴ）（ＳＨＯＲＴ）（ＯＰＥＮ）（ＯＰＥＮ）

通信可能

通信可能

通信可能

通信可能

までテスト動作が

アナログ
信号

２．０ｍＡ

４－２０ｍＡ

接点動作

ＨＡＲＴ

通電開始

信号

５秒後から可能

-19-

10. ＨＡＲＴ通信
10-1. ＨＡＲＴ通信の概要
・本器はアナログ出力の４－２０ｍＡにデジタル信号（ＨＡＲＴ信号）を重畳させて、上位側のシステムに信号を送出できる機能があります。
・上位システムよりコマンドを受け取った時のみ、本器から信号を送出します。
・本器にはＤＤファイルは付属しておりません。上位システムには最新版のＤＤファイルをインストー
ルし、ご使用ください。（ＤＤファイルは、ＦｉｅｌｄＣｏｍｍＧｒｏｕｐのＷＥＢサイトよりダウンロード可能です。）

10-2. ＨＡＲＴ通信のコマンド・ＨＡＲＴ通信にはユニバーサルコマンド、コモンプラクティスコマンド、デバイススペシフィックコマンドの３種類のコマンドがあります。
コマンド
ユニバーサルコマンド

コモンプラクティスコマンド

コマンド概要内容

ＨＡＲＴプロトコルを扱うすべてユニバーサルコマンド仕様書（Ｕｎｉｖｅｒｓの機器が対応する必要がある

ａｌ Ｃｏｍｍａｎｄ Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ）をごコマンド

確認ください。※１

必須ではないが特定の機能を

以下コマンドが内蔵されています。

使用するための共通のコマンド

Ｃｏｍｍａｎｄ ＃３８、＃４０、＃４２、群＃４５、＃４６、＃５９
詳細はコモンプラクティスコマンド仕様
書（Ｃｏｍｍｏｎ Ｐｒａｃｔｉｃｅ Ｃｏｍｍａｎｄ
Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ）をご確認ください。※１

デバイススペシフィック

機器固有のコマンド

以下表を参照してください。

コマンド※１ 仕様書はＦｉｅｌｄＣｏｍｍＧｒｏｕｐのＷＥＢサイトよりダウンロード可能です。

№
１２８
１２９

コマンド名

機能

書込みロック上位側より機器へ予期せぬ書き込みをロックします。

ダイナミック変数の読込み本器で使用しているダイナミック変数を読み込みます。

１３０

ＡＤ値の読込み

ＡＤコンバータの各値を読み込みます。

１３１

ガス濃度の読込み

ガス濃度を読み込みます。

１３２

ガス濃度の最大値、最小値の読込み測定したガス濃度の最大値、最小値を読み込みます。

１３３

ガス濃度のピーク値のリセット

ガス濃度の最大値、最小値をリセットします。

１３４

電流出力補正値読込み

電流出力補正用の係数を読み込みます。

-20-

№

コマンド名

機能

１３５

電流出力傾き補正値の書込み

電流出力補正用の傾き係数（Ａ）を書き込みます。

１３６

電流出力切片補正値の書込み

電流出力補正用の切片係数（Ｂ）を書き込みます。

１３７

校正係数の読込み

ガス濃度調整用係数を読み込みます。

１３８

デジタルポテンションメーター値の書込 センサ出力ゲイン調整用のデジタルボリュームの値をみ

書き込みます。

１３９

ゼロ粗調用オフセット値の書込み

センサ電圧のオフセットを粗調整します。

１４０

スパン係数の書込み

スパン係数を書き込み、スパン校正を行います。

仮想ゼロ点への校正実行

仮想ゼロ点になるよう、ゼロ校正を実行します。

テスト値の読込み

テストモードで設定した値を読み込みます。

テスト値の書込み

テストモードでのガス濃度を設定します。

１４１
１４２

設定時に入力するガス濃度は「％Ｆ．Ｓ．」に換算した値となります。
設定例

１４３

フルスケール値が２５０ｐｐｍの機器で１００ｐｐｍに設定する場合、４０（％Ｆ．Ｓ．）と入力してください。
設定値：１００ｐｐｍ
入力値：４０（％Ｆ．Ｓ．）

１４４

故障、警報、各種データの読込み

故障、警報で設定した各パラメータを読み込みます。

１４５

警報設定値の書込み

本コマンドは対応しておりません。

１４６

警報遅延時間の書込み

濃度警報の遅延時間を書き込みます。

１４７

故障設定値の書き込み

本コマンドは対応しておりません。

１４８

故障遅延時間の書込み

故障の設定値と遅延時間を読み込みます。

１４９

警報ヒステリシスの書込み

濃度警報のヒステリシス値を書き込みます。

警報モードおよび特殊モードの読込み

警報モードを読み込みます。特殊モードは通常使用し

１５０
１５１
１５２

ないため、常に０を読み込みます。
警報モードの書込み

警報モードを書き込みます。

特殊モードの書込み

特殊モードは通常使用しないため、常に０を書き込み
ます。

１５３

リニアコードの読込み

リニアコードを読み込みます。

１５４

リニアコードの書込み

リニアコードを書き込みます。

１５５

各リニアデータのテーブル値の読込み

ＲＯＭ内テーブルのリニアデータ値を読み込みます。

１５６

各リニアデータのテーブル値の書込み

リニアデータ値をＲＯＭのテーブルに書き込みます。

１５７

リニアデータ（現在値）の読込み

現在使用中のリニアデータ値を読み込みます。

１５８

フルスケール値の読込み

フルスケールの値を読み込みます。

１５９

フルスケール値の書込み

フルスケールの値を書き込みます。

１６０

ドットポイントの書込み

７セグＬＥＤのドットポイントの位置を設定します。

１６１

初期遅延時間の読込み

初期遅延時間を読み込みます。
-21-

№

コマンド名

機能

１６２

初期遅延時間の書込み

初期遅延時間を設定します。

１６３

初期遅延中の電流値の書込み

初期遅延中の電流値を設定します。

１６４

ゼロサプレッションの読込み＋、－両方のゼロサプレッション値を読み込みます。

１６５

ゼロサプレッションの書込み＋、－両方のゼロサプレッション値を設定します。

１６６

センサ印加電圧の読込み

センサへの印加電圧を読み込みます。

１６７

センサ印加電圧の書込み

センサへの印加電圧を設定します。

１６８

メンテナンスモードの読込み

メンテナンスモードの状態を読み込みます。

１６９

メンテナンスモードの書込み

メンテナンスモードへのＯＮ／ＯＦＦを設定します。

表示単位の読込み

本コマンドは対応しておりません。

１７０

本器の場合、表示単位は「ｐｐｍ」表示となります。

１７１

表示単位の書込み

本コマンドは対応しておりません。

１７２

その他設定値の読込み

各種パラメータの設定値を読み込みます。

ガス調整関連の状態の読込み

ガス調整を行った結果、および正常終了であったかの

１８０
１８１
１８５

２４９
２５０

状態を読み込みます。
各ガス調整の実行

ゼロ調整、スパン調整を実行します。

ファームウェアバージョンの読込み

メイン基板、ＨＳＭ基板のファームウェアバージョンを読み込みます。

モニターコマンドの書込み

シリアル通信で使用するモニターコマンドを転送し、実行します。

機器固有のデータの書込み機器を識別するための固有データを書き込みます。

10-3. ＨＡＲＴ通信方法
・

ＨＡＲＴ通信を行うには、４－２０ｍＡの信号線（ツイストペアケーブル）にマスター機器（上位シス
テム）を接続して行います。

・マスター機器には２台まで接続することが可能で、一般的にはＤＣＳやＰＬＣをプライマリマスタ
ーとし、ハンドヘルドコミュニケータをセカンダリマスターとして使用します。

・

本計器はバーストモードをサポートしていないため、マスターよりコマンドが送信されない限り、応答しません。

・

ＤＤファイルを上位システム（マスター機器）にインストールし、各コマンドを送信すれば、本器よりコマンドに応じた応答があり受信できます。

-22-11. トラブル警報
・本器は自己点検する機能があり、異常が発生するとトラブル警報が作動します。
・トラブル警報が作動した際は、下表のような表示でトラブル内容をお知らせします。
・トラブル警報が作動した際は、アナログ信号は約１．６ｍＡ以下となります。

画面表示

TROUBLE
ランプ(黄)

点滅

トラブル内容電源電圧低下
エラー考えられる原因
供給されている電源電圧が低下していることが考えられます。

対処法

電源電圧を確認してください。
センサコネクタがしっか

センサコネクタが抜けて点滅

センサエラー

いるか、センサ断線等による異常、不良の可能性が考えられます。

りと接続されているか確認してください。
不良・断線等が考えられる場合は、弊社最寄りの支社または営業所まで
ご連絡ください。

消灯

ゼロ調整
エラー

機器周辺の空気に ガス 周辺の空気状態を確認が介在している可能性が したあと、再度ゼロ調整
考えられます。

を行ってください。
ガスの種類・濃度を確認したあと、再度スパン微

消灯

スパン調整
エラー

調整のためにかけている 調整を行ってください。
ガス濃度を間違えている
ガ ス の種 類 ・濃 度 が適可能性が考えられます。
切な場合はスパン粗調整を行ってください。

点滅

点滅

内部回路

機器内部の故障が考え

エラー

られます。

内部回路

機器内部の故障が考え

エラー

られます。

-23-

弊社最寄りの支社または営業所までご連絡ください。

弊社最寄りの支社または営業所までご連絡くだ
さい。

画面表示

TROUBLE
ランプ(黄)

トラブル内容考えられる原因

対処法
アナログ出力の配線を点滅

アナログ出力エラー

アナログ出力接続の断線
もしくは機器内部の故障が考えられます。

確認してください。
配線が正常の場合は、弊社最寄りの支社または営業所までご連絡くだ
さい。

点滅

点滅

内部回路

機器内部の故障が考え

エラー

られます。

内部回路

機器内部の故障が考え

エラー

られます。

メンテナンスモ メンテナンスモードのまま
点滅

ード復帰

での作業が考えられま

エラー

す。

弊社最寄りの支社または営業所までご連絡ください。
弊社最寄りの支社または営業所までご連絡ください。
機器リセット動作を行ってください。

・上記以外の画面表示となっている場合はＰ３４～Ｐ３５『１４．故障とお考えになる前に』の表でお調
べください。表の通り処置しても正常動作に復帰しない場合、または症状が表にない場合はお手数ですが弊社までご連絡ください。
・調整・設定中に意図していないモードに入り込んでしまった場合、操作を行わずに、システム管理者等に問い合わせを行ってください。

-24-

12. 保守点検と操作方法
12-1. 日常点検と定期点検
・日常点検とは、お客様に行っていただく点検です。定期点検は弊社にて行います。
頻度

点検項目

点検内容
・POWER ランプ(緑)の点灯
・ガス濃度表示 LED の濃度表示の有無

１ヶ月に
１回以上

・センサユニット金網の目詰まりの有無
・センサユニット金網の腐食の有無

目視点検

・本体の腐食の有無
・取り付けねじの腐食の有無
異常が見つかれば交換をしてください。
・本器に点検ガスを流して、警報動作を確認
してください。
・校正キャップを用いて、点検ガスを流し動日常点検

作確認をしてください。
実ガスによる２～３ヶ月に警報動作点検１回以上←点検ガス

校正キャップ
本器の周辺状況

・本器の周辺にガスの拡散を遮るような物がないか確認してください。

定期点検

１年に

弊社にご依頼ください

１回以上

・実ガスによる点検は、オプション品を使用してください。

定期点検のお願い
ガス検知警報装置の信頼性を維持するためには、整備・点検の励行が極めて重要です。
また実ガス（可燃性ガス・毒性ガス）を使用し、注意深く点検・校正作業を実施する必要があります。弊社とメンテナンス契約を結んでいただき、定期的な点検を継続していただくようお願いいたします。
設置、点検、整備、校正、プルーフテストは、弊社メンテナンス社員もしくは、メンテナンス講習を受講された方が行ってください。

-25-

12-2. 校正方法
・メンテナンスモード●ガス濃度が警報設定値以上になっても外部接点が作動しないモードです。
メンテナンスモードは【】が出ている間は状態を保持し、以下①～④の操作・電源 OFF

または 時間経過によ て解除できます①ガス監視モードで、本体［ＭＯＤＥ］スイッチを押したあとに本体［▲］スイッチを約２秒以内に磁石スティックで押します。
②【】と表示されたあと【】と表示されます。

（起動が完了した状態で何も操作をしていない場合）③磁石スティックで本体［▲］スイッチ（本体［▼］スイッチ）を押し【】に合わせます。

④本体の［ＥＮＴＥＲ］スイッチを押して実行します。
⑤実行したあとに【】 ←→ 【 ガス濃度 】が交互に表示されれば、メンテナンス

モードに設定完了です。
⑥完了すると自動でガス監視モードに戻ります。
⑦【】が出ている間は、メンテナンスモードが実行しています。

⑧上記①～④の操作、電源ＯＦＦまたは８時間経過によって解除できます。
●磁石スティックを使用しての操作、設定は磁石が強力なため注意して行ってください。
詳細は、Ｐ４『３．包装内容物』をご参照ください。

-26-

・ゼロ調整●外部接点が作動する可能性があるため、必要に応じて『メンテナンスモード』に設定してください。

●ゼロ調整は周囲にガスのない状態で行ってください。

①ガス監視モードで、本体［ＭＯＤＥ］スイッチを押したあとに本体［▲］スイッチを約２秒以内に磁石スティックで押します。
②【】と表示されたあと【】と表示されます。

（起動が完了した状態で何も操作をしていない場合）③磁石スティックで本体［▲］スイッチ（本体［▼］スイッチ）を押し【】に合わせます。
④本体の［ＥＮＴＥＲ］スイッチを押して実行します。
⑤実行したあとに【

】 → 【

】 → 【

】と表示されれば、ゼロ調整は完了です。
⑥完了すると自動でガス監視モードに戻ります。

●エラーが表示された場合は、Ｐ２３～Ｐ２４『１１．トラブル警報』の項目をご参照ください。
●磁石スティックを使用しての操作、設定は磁石が強力なため注意して行ってください。
詳細は、Ｐ４『３．包装内容物』をご参照ください。

-27-

・スパン微調整●スパン微調整は外部接点が作動する可能性があります。
必要に応じてスパン微調整を行う前に『メンテナンスモード』に設定してください。または外部機器のインターロック解除作業を行ってください。
●調整は弊社メンテナンス社員もしくは、メンテナンス講習を受講された方が行ってください。

●スパン微調整を行う前には必ずゼロ調整を行ってください。

①機器に対応する点検ガスをかけます。

←点検ガス

校正キャップ②ガスを十分安定させます。

③ガス監視モードで、本体［ＭＯＤＥ］スイッチを押したあとに本体［▲］スイッチを約２秒以内に磁石スティックで押します。
④【】と表示されたあと【】と表示されます。

（起動が完了した状態で何も操作をしていない場合です。
例、ゼロ調整をしたあとなら【】と表示されます。）⑤磁石スティックで本体［▲］スイッチ（本体［▼］スイッチ）を押し【】に合わせます。
⑥本体の［ＥＮＴＥＲ］スイッチを押して実行します。
⑦【】と表示されたあと、現在のガス濃度が表示されます。

⑧磁石スティックで本体［▲］スイッチ（本体［▼］スイッチ）を押し、実際にかけているスパン
ガスの濃度に機器の表示を合わせます。
⑨機器の表示を実際にかけているスパンガスの濃度に合わせたら、本体の［ＥＮＴＥＲ］スイッチを押して実行します。
⑩ 【】と表示されれば、スパン微調整は完了です。

⑪ 完了すると自動でガス監視モードに戻ります。
⑫ ガスバッグを外してください。
●【】【】が表示された場合、スパン粗調整を行ってください。

●エラーが表示された場合は、Ｐ２３～Ｐ２４『１１．トラブル警報』の項目をご参照ください。
●磁石スティックを使用しての操作、設定は磁石が強力なため注意して行ってください。
詳細は、Ｐ４『３．包装内容物』をご参照ください。
-28-

・スパン粗調整●スパン粗調整は外部接点が作動する可能性があります。
必要に応じてスパン粗調整を行う前に『メンテナンスモード』に設定してください。または外部機器のインターロック解除作業を行ってください。
●調整は弊社メンテナンス社員もしくは、メンテナンス講習を受講された方が行ってください。
●【】【】が表示された場合に行ってください。

●スパン粗調整だけでは正確に調整が行われていないので、スパン粗調整を行ったあとはゼロ調整およびスパン微調整を行ってください。
●エラーが表示された場合は、Ｐ２２～Ｐ２３『１１．トラブル警報』の項目をご参照ください。
●磁石スティックを使用しての操作、設定は磁石が強力なため注意して行ってください。
詳細は、Ｐ４『３．包装内容物』をご参照ください。
①機器に対応する点検ガスをかけます。
②ガスを十分安定させます。
③ガス監視モードで、本体［ＭＯＤＥ］スイッチを押したあとに本体［▲］スイッチを約２秒以内に磁石スティックで押します。
④【】と表示されたあと【】と表示されます。

（起動が完了した状態で何も操作をしていない場合です。
例、ゼロ調整をしたあとなら【】と表示されます。）⑤磁石スティックで本体［▲］スイッチ（本体［▼］スイッチ）を押し【】に合わせます。
⑥本体の［ＥＮＴＥＲ］スイッチを押して実行します。
⑦【】と表示されたあと、現在のガス濃度が表示されます。

⑧磁石スティックで本体［▲］スイッチ（本体［▼］スイッチ）を押し、実際にかけているスパンガ
スの濃度に近い値に機器の表示を合わせます。
⑨機器の表示をスパンガスの濃度に近い値に合わせたら、本体の［ＥＮＴＥＲ］スイッチを押して実行します。
⑩ 【】と表示されれば、スパン粗調整は完了です。

⑪ 完了すると自動でガス監視モードに戻ります。
⑫ ガスバッグを外してください。

-29-

・フルスケール/警報設定値表示
・表示のみで変更はできません。
①ガス監視モードで、本体［ＭＯＤＥ］スイッチを押したあとに本体［▲］スイッチを約２秒以内に磁石スティックで押します。
②【】と表示されたあと【】と表示されます。

（起動が完了した状態で何も操作をしていない場合です。
例、ゼロ調整をしたあとなら【】と表示されます。）③磁石スティックで本体［▲］スイッチ（本体［▼］スイッチ）を押し【】に合わせます。
④本体の［ＥＮＴＥＲ］スイッチを押して実行します。

⑤実行したあとに【】→【】→【フルスケール】→【】→【 警報設定値 】と表示され、フルスケールと警報設定値を確認できます。
⑥フルスケールと警報設定値を表示したあと自動でガス監視モードに戻ります。
●磁石スティックを使用しての操作、設定は磁石が強力なため注意して行ってください。
詳細は、Ｐ４『３．包装内容物』をご参照ください。

-30-

・テストモード
・テスト値を加減しその値でテスト動作させるモードです。

●テストモードは外部接点が作動する可能性があります。
必要に応じてテストモードを行う前に『メンテナンスモード』に設定してください。または外部機器のインターロックの解除作業を行ってください。
①ガス監視モードで、本体［ＭＯＤＥ］スイッチを押したあとに本体［▲］スイッチを約２秒以内に磁石スティックで押します。
②【】と表示されたあと【】と表示されます。

（起動が完了した状態で何も操作をしていない場合です。
例、ゼロ調整をしたあとなら【】と表示されます。）③磁石スティックで本体［▲］スイッチ（本体［▼］スイッチ）を押し【】に合わせます。

④本体の［ＥＮＴＥＲ］スイッチを押して実行します。
⑤実行したあとに 【】→【 テスト値 】が表示されます。

フルスケールの－１０％～１１０％まで濃度値としてテスト動作が可能です。
〔フルスケールが１００ｐｐｍの機器は－１０ｐｐｍ～１１０ｐｐｍまでテスト動作が可能です。〕⑥磁石スティックで本体［▲］スイッチ（本体［▼］スイッチ）を押して点検したい濃度に合わせてください。数値を合わせるだけでテスト動作を行います。
動作範囲外に設定すると【】や【】が表示されます。

⑦終了するには［ＥＮＴＥＲ］スイッチか［ＭＯＤＥ］スイッチを押してください。
テストモードを終了します。
⑧［ＥＮＴＥＲ］スイッチで終了した場合、テストを行った値を記憶します。
［ＭＯＤＥ］スイッチで終了した場合、前回記憶した値が残ります。
●磁石スティックを使用しての操作、設定は磁石が強力なため注意して行ってください。
詳細は、Ｐ４『３．包装内容物』をご参照ください。

-31-

13. センサユニットの交換方法●センサユニットの交換を行う前に、必ず機器の電源を切ってください。電源が通じていると着火源となるおそれや、感電するおそれがあります。

●センサの種類によっては機器の設定データを書き換える必要があります。センサユニットの交
換作業は弊社メンテナンス社員もしくは、メンテナンス講習を受講された方が行ってください。
●センサユニットは落下させる、投げる等乱暴にあつかわないように注意してください。センサ断線や異常の原因となる可能性があります。
●センサユニット交換時にセンサが安定していないとき、外部接点機能を使用されている場合
は、接点が作動する可能性があります。必要に応じて外部機器のインターロック解除作業を行ってください。
●センサユニットの取り外しや取り付けの際、センサコネクタのハーネスがねじれないように作業してください。
●本体ケースフタを閉めるとき、電源コードやハーネス、Ｏリング等を挟んでいないことを確認してください。

-32-

①本器に接続されている電源を切ります。
②センサケースフタを矢印方向に回してはずします。（下写真左）③センサを下方向に抜き取ります。（下写真右）
この際、センサケースフタ内部にフィルタとパッキンが残っている場合がありますので、一緒に取り除いてください。

④交換するセンサに取り付けられているピンをはずします。（下写真左）⑤フィルタとパッキンをかぶせます。（下写真右）
このとき、フィルタ表面の網目模様が外側にくるようにしてください。

網目模様⑥センサを本器に接続します。（下写真左）
この際、センサのピンと挿し込む穴の位置を十分確認しながら作業を行ってください。
⑦最後に、センサケースフタを閉じます。（下写真右）
この際、焼結金網にゴミ、ほこり等が詰まっていないか確認し、金網を清掃してから取り付けてください。

-33-

14. 故障とお考えになる前に・修理を依頼される前に、もう一度次の点をお調べください。下表の通り処置しても正常動作に復帰しな
い場合、または症状が下表にない場合はお手数ですが弊社までご連絡ください。
・調整中および設定中に意図していないモードに入り込んでしまった場合、操作はせずに、システム管理者等に問い合わせてください。
症状考えられる原因

処置

電源を入れても POWER ランプ

参照ページ

配線を確認し接続し直してく配線の接続が完全ではない(緑)が点灯しない

ださい

低電圧状態

電源電圧を確認してください
センサのコネクタがしっかりと接続されているか確認してく

TROUBLE ラ ン プ ( 黄 ) が 点 滅６－２．配線および接続

ださいし、エラーが表示されている

断線、不良の可能性がある

センサユニットの不良場合、お手数ですが弊社まコネクタが抜けている

でご連絡ください

センサ断線
検知ガス濃度値がＰ１４～Ｐ１７と設定がメンテナンスモードに設定をガス監視モードに戻し

Ｐ２６

なっている

てください

メンテナンスモード

設定がメンテナンスモードに設定をガス監視モードに戻し

Ｐ２６

なっている

てください

メンテナンスモード

配線を確認し接続し直してく

Ｐ１４～Ｐ１７ださい

６－２．配線および接続

ガス濃度値の交互点滅表示を繰り返している

配線の接続が完全ではない
警報接点出力が出ない

Ｐ３０
警報点の設定が違っている

警報設定を確認してください

フルスケール/警報設
定値表示

設定がテストモードになって設定をガス監視モードに戻し

Ｐ３１

いる

てください

テストモードアナログ信号が変化しない

表示がフルスケールを超える高濃度と数値の交互点滅表示を繰り返していセンサ出力が上がっています

るのガスがかかっています。周―囲環境を確認してください。
機器周辺の空気にガスが介

表示が

と数値の交

Ｐ２７
センサ出力が下がっています

在していない状態でゼロ調整

互点滅表示を繰り返している

ゼロ調整をしてくださいＰ１８
約３分間の初期遅延を待って調整、設定の操作ができない

初期遅延時に操作している８．起動時（初期遅延）から操作してくださいの表示について-34-

症状考えられる原因

処置

参照ページ

配線を確認し接続し直してく配線の接続が完全ではない
ださい配線がツイストペアケーブル

適切な電線を使用し、配線し

ではない

てください

範囲外の負荷抵抗を使用し１２０Ω以上５００Ω以下の負ている

荷抵抗を接続してください

Ｐ１４～Ｐ１７６－２．配線および接続
電源線、信号線に異常なノイ
電線にノイズが印加されていＨＡＲＴコマンドを送信しても、ズが掛からないようにしてくる

機器からの返答がないださい
線路長を１．０ｋｍ以内にして線路長が長すぎるください
モードが２１～２３を選択して磁気スティックでモードを通いる

常モードにしてください―
機器の故障箇所を特定し、そ上記項目にあるような、故障
れぞれ対処した上、再度、通―が発生している信を開始してください
上位システムまたは磁気ステ
設定がテストモードになってＰＶ値が変化しない

Ｐ３１
ィックにてテストモードを解除いる

テストモード
してください

-35-

15. 仕様
15-1. 製品仕様
型
検

知

原

式

ＫＤ－１２ＤＨ

理

定電位電解式サンプリング方式

拡散式

検 知 対 象 ガス

ＣＯ（一酸化炭素），Ｈ２Ｓ（硫化水素）

検（仕様による）知範囲ガス濃 度 表 示

ＬＥＤディスプレイ デジタル４桁表示

警 報 設 定 値

（仕様による）

警

報

精

度

同一条件下にて警報設定値の±３０％

警

報

遅

れ

警報設定値濃度の１．６倍のガスにて６０秒以内

警

報

表

示

・ガス警報（１段のみ）

ALARM ランプ(赤)点滅
・トラブル警報（センサ断線、センサゼロ低下、電源電圧異常、内部ＥＥＰＲＯＭ通信異常、
内部電圧異常、センサ信号増幅回路異常、ガス濃度アナログ信号異常※、マイコン異常）

TROUBLE ランプ(黄)点滅※［ Ｓ ｉｇｎ ａ ｌ］と ［ ＧＮＤ］ 端 子 間 の 配 線 がオ ープン の 場 合 はガ ス 濃 度 ア ナロ グ 信
号 異 常 となる
外

部

出

力

≪ガス濃度アナログ信号＋ＨＡＲＴ信号≫
・ＤＣ４－２０ｍＡ（電源のマイナスと共通）
・トラブル警報時は１．６ｍＡ以下 ※ＨＡＲＴ通信可能範囲は１．０ｍＡ以上
・初期遅延中は２．０ｍＡ
・有線ＨＡＲＴ信号（４－２０ｍＡ信号に重畳） Ｐｒｏｔｏｃｏｌ Ｒｅｖ．７．５
・アナログ信号の負荷抵抗は配線抵抗も含め１２０Ω以上５００Ω以下とすること≪ガス警報接点（１段のみ）≫
・１ａ無電圧接点／自動復帰／常時非励磁・通常時：開 ガス警報時：閉 トラブル警報時：開 電源断時：開・定 格 負 荷 ＡＣ２５０Ｖ３．０ＡまたはＤＣ３０Ｖ３．０Ａ（抵 抗 負 荷 ）

防

爆

性

能

Ｅｘ ｄ ＩＩＣ Ｔ５ Ｇｂ

保

護

等

級

ＩＰ６５

適 合 ケーブル

ケーブル外径（φ１０～１４．５ｍｍ）
５芯（電源、アナログ信号、ガス警報接点）の場合：ツイストペア：１．２５ ｍｍ２
３芯（電源、アナログ信号）の場合：ツイストペア ２ ｍｍ２または１． ２５ ｍｍ２

使用温度湿度範囲

・温 度 －１０～＋４０℃
・湿 度 ３０～８５％ＲＨ（０～＋４０℃）

急激な温湿度変化や結露のないこと
使

用

電

源

ＤＣ＋１８Ｖ～ＤＣ＋３０Ｖ

消

費

電

力

定常時：１．３Ｗ（最大２．５Ｗ）

寸法

Ｗ１８７×Ｈ１１６×Ｄ６８ｍｍ（突起部を除く）

質

量

約１．３ｋｇ

取 り付 け方 法

壁掛式

上記仕様は改良のため予告なしに変更される場合があります。ご了承ください。
お客様個別の仕様書がある場合は別途、納入仕様書をご覧ください。

-36-

15-2. 防爆関連仕様
品

名

毒性ガス警報器用検知部（拡散式）

型

式

ＫＤ－１２ＤＨ
Ｅｘ ｄ ＩＩＣ Ｔ５ Ｇｂ

防

爆

性

能

適

用

指

針

定

ＪＮＩＯＳＨ－ＴＲ－４６－１：２０１５
ＪＮＩＯＳＨ－ＴＲ－４６－２：２０１５
源
ＤＣ１８～３０Ｖ ０．１Ａ
格 電
信 号 出 力ＤＣ４～２０ｍＡ ＨＡＲＴ
接 点 出 力ＡＣ２５０Ｖ ３．０Ａ／ＤＣ３０Ｖ ３．０Ａ
周 囲 温 度
－１０℃～＋５０℃

16. 保証について
・本器の保証期間はお買い上げ日より１年間です。
保証期間内に、取扱説明書、仕様書に沿った正常な取り付け方法、ご使用状態で万一故障した
場合には、保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
詳しくは保証書をご覧ください。
・本器を使用されるにあたって、本器の使用目的に沿わない使用をされた場合および取扱説明書に記載されている内容をお守りいただいていない場合は、弊社は一切その保証を負いかねます。

17. センサの期待寿命について
・一般環境条件下におけるセンサ寿命はお買い上げ日より下表に示す期間となっております。寿命が過ぎたセンサは正常な検知ができない場合がありますので、下表のセンサ寿命を目安にセンサを交換してください。使用済みのセンサは弊社にご返却願います。
なおセンサ寿命は高濃度ガスまたは被毒性ガスの接触がなく、適切な保守を実施した場合の目安であり、これを保証するものではありません。
型式

検知原理

センサ寿命

ＫＤ－１２ＤＨ

定電位電解式２年※※１年に１回の校正が必要です。

18. 耐用年数
本器の取扱説明書に沿って取り付け、ご使用された場合の耐用年数は１０年です。１０年を過ぎたものは性能上等の理由から新しいものにお取り替えください。

-37-

19. 検知原理
定電位電解式
定電位電解式は目的成分ガスの電解反応のみを選択的に行い、その際に生ずる電解電流を取り出して測定する方法です。
ガスセンサは電極と電解液、ポテンショスタット回路の３つにより構成されており、電極はガス透過性膜（ガスは通すが電解液は通さない）に触媒を溶着したものです。作用電極上では酸化反応、対極上では還元反応が起こり、外部回路に電流が流れます。このときに発生する電流を測定することによって一酸化炭素のガス濃度を知ることができます。また、反応を選択的に、かつガス濃度に比例させて起こさせるために、作用電極の電位を照合電極によって検知し、電解反応中は、ポテンショスタット回路により作用電極の電位を一定に保ちます。
一酸化炭素の電解反応について説明すると以下の様になります。
作用電極 ＣＯ＋Ｈ２Ｏ→ＣＯ２＋２Ｈ＋＋２ｅ－
対

極 １／２Ｏ２＋２Ｈ＋＋２ｅ－→Ｈ２Ｏ

参照極
作用電極
対極
増幅器

-38-

20. 用語の説明
ガ ス 検 知 部：ガス濃度を検知して電気信号に変換するユニット。
拡散

式：ガスを検知する箇所にガス検知部を設置し、ガスの対流拡散によりガスを検知する方法。

耐圧防爆構造：全閉構造で容器内部で爆発性ガスの爆発が起こった場合に、容器がその圧力に耐え、かつ外部の爆発性ガスに引火するおそれがないようにした構造。
検知対象ガス：ガス濃度を検知し、指示もしくは警報する場合、その対象となるガス。
検 知 範 囲：ガス濃度を指示し、警報することができる検知対象ガスの濃度範囲。
使用温湿度範囲：ガス検知警報器の使用上、性能および機能を維持できる温度および湿度の範囲。
保 守 点 検：機器が要求された機能を果たせる状態を維持するための作業。
点 検 ガ ス：ガス検知警報器の目盛校正に用いるガス。
危 険 場 所：工場その他の事業所において、爆発または火災を生ずるために十分な量の爆発性ガスが、空気と混合して危険雰囲気を生成しているか、あるいは生成するおそれのある場所のことで、いわゆるガス蒸気危険場所を示す。
非 危 険 場 所：電気設備を設置する場所で、通常および異常な状態において危険雰囲気生成の可能性がないとみなされる場所。
危 険 雰 囲 気：爆発性ガスと空気が混合し、爆発限界内にある状態の雰囲気。
一部、産業用ガス検知警報器工業会 「ガス検知警報器用語、検知管式ガス測定器用語」 より引用

-39-

-40-

・この取扱説明書を紛失した場合
万一この取扱説明書を紛失した場合は、弊社最寄りの支社または営業所までご連絡ください。
有償にて送付いたします。

代理店・販売店〒532-0036 大阪市淀川区三津屋中 2-5-4
www.new-cosmos.co.jp-41-