RTS-00026

押釦スイッチで動作点検可能な新晃のコンタクタ溶着検出器［エレカット］

本体

負荷センサー
点検機能表示方式・フラットタイプ
型式：RTS-37-VTO●●

ご使用になるお客様に必ずお渡しください。
ご使用になるお客様は必ずお読みください。

〒546-0035 大阪市東住吉区山坂1-5-16 TEL(06)6629-1123（代表） FAX(06)6623-1133 2022-03 REV-03

安全上のご注意
２.取付・配線について取り付け・配線・点検・保守の前に、必ずこの取扱説明書を熟読し、正しくご使用ください。
機器の知識、安全の情報、そして注意事項のすべてについて習熟してからご使用ください。
この取扱説明書では、注意事項を「危険」、「注意」の２つに区分しています。

●取付・配線は、専門の業者、専門知識のある人以外行なわないでください。
●電源を遮断して行ってください。

取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こり得て、死亡または重傷を受ける可能性が想定される場合。

●規定以外の環境には取付ないでください。
●エレカットの端子間のメガーテストはしないでください。

取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こり得て、中程度の損害や軽傷を受ける可能性が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される場合。
なお、に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも重要な内容を記載しているので、必ず守ってください。

記号は、危険・注意を促す内容があることを告
記号は、危険・注意を促す内容があることげるものです。図の中に具体的な注意内容が記載さを告げるものです。図の中に具体的な注意内容が記れています。
載されています。
記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容が記載されています。
記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中や近傍に具体的な指示内容が記載されます。

●定格を必ず守ってください。
●ノイズが多い環境では、エレカットの電源にスナッバ回路を通して配線してください。
●負荷センサーの二次側は電線をツイストするかまたはシールド線で配線してください。

３.点検・保守について●電源を遮断していない時には、端子部などの充電部に触れないでください。
●製品および付属品の改造は絶対にしないでください。
●点検は事業者が定めた専門知識のある人が行ってください。
●異常箇所があったときは、ただちに補修してください。

１.取り扱い全般について●取扱説明書および銘板の内容を熟知しない人は取り扱わないでください。
●取り付け時の点検や定期自主点検を必ずP.1実施してください。

●ヒューズは所定の容量以上のものと絶対に交換しないでください。
●保守・点検を実施するときは、作業中の表示（点検中など）を必ず行ってください。

目次

はじめに
このたびはエレカットをご購入いただきまして、

安 全 上 の ご 注 意 ............................................

P.1

誠にありがとうございました。

は じ め に .......................................................

P.2

目 次 ..............................................................

P.2［１］お手元のエレカットの確認 ...................

P.3

エレカットは主に電磁接触器の接点の溶着を検出する機器で、弊社の商品名です。

1.1：製品の確認

本製品は一般工業向けの汎用品として国内での使用を前提に設計・製造をしています。

1.2：仕様の確認［２］各部の名称・寸法 .................................

原子力、航空、鉄道及び医療機器等の人命や財産に

2.1：エレカット本体（RTB）

甚大な影響が予測される場所や外国では使用しない

2.2：負荷センサー（CTL-W）

でください。

P.3［３］動作原理 ..............................................

P.3［４］型式の表示・仕様・定格 .......................

P.3

この取扱説明書は専門の業者、専門の知識のある人

4.1：型式の表示がエレカットをクレーン・ホイストに取付・管理さ4.2：電源電圧れる場合を想定して記述しています。

4.3：消費電力

本書を最後までよく読んで理解してからエレカット

4.4：出力部の電気定格の周辺回路の設計を行ない、それに基づいて取付・4.5：負荷センサーの一次側の電流の範囲

配線を行なってください。

4.6：負荷センサーの一次側の回路電圧
4.7：操作電流の検出範囲
4.8：取付環境

本書はエレカットの近くに保管していただき、不明な点が生じたときに活用してください。

4.9：重量［５］本体の端子機能および負荷センサー .......

P.4

5.1：本体（RTB）の端子機能
5.2：検知時差値の設定
5.3：負荷センサー（CTL-W）［６］ホイストの走行に取り付けた配線例 .....

P.5［７］取付および配線の注意点 .......................

P.6

7.1：取付前
7.2：取付・配線
7.3：配線後［８］点検 .....................................................

P.7

8.1：取付時の点検
8.2：定期点検［９］保守 ....................................................

P.8

9.1：本体内のヒューズの交換方法
9.2：製造年および製造番号の表示
9.3：寿命9.4：保証規定［１０］困ったときの対応 .............................

P.9

10.1：操作電流・負荷電流の確認方法
10.2：負荷を駆動していないときに負荷センサーが誘導または漏れ電流を検出する場合の対応
10.3：エレカットの動作条件が時々生ずる場合の例［１１］銘板類の詳細 ....................................

P.10

11.1：安全上のご注意銘板
11.2：型式銘板
11.3：電源電圧銘板
11.4：説明銘板
11.5：操作銘板［１２］Ｑ＆Ａ ..............................................

P.11

P.2

P.3

L1：負荷電流表示(赤色)LED
DS：ディップスイッチ L2：励磁電流表示(緑色)LED
L3：電源投入時操作ｽｲｯﾁON表示(黄色)LEDF1,F2：ヒューズ［１］お手元のエレカットの確認
１.１：製品の確認
次の品が揃っていることをご確認ください。
1.1.1）本体..................................................... 1個
付属品［圧着端子13個、取付ネジ（M4-25L）4本と本体内に予備ヒューズを一式］
1.1.2）負荷センサー（CTL-W）.......................... 1個
付属品［圧着端子2個、取付ネジ（M4-12L）2本］
1.1.3）取扱説明書............................................ 1部
１.２：仕様の確認

L11DSL2ONON

F1F2L32DS

12 3OFF

DSの詳細図カバーを外した図
1DS:負荷ｾﾝｻｰの一次側の検出電流値の設定
2DS:検知時差値の設定(詳細はP.4を参照してください。)

2.2：負荷センサー（CTL-W）

仕様をもう一度ご確認ください。

［２］各部の名称・寸法２.１：エレカット本体（RTB）
2.1.1）各部の名称［３］動作原理

2.1.2）寸法ａ）外形寸法（RTB）
125（W）x180（H）x46（D）
ｂ）取付穴 4ー4.4（取付ピッチ113x168）番号1234567891011121314151617

名称
本体（ボックス）カバー
操作信号ｶｯﾄ用波形ｽｲｯﾁ
動力回路の導通表示LED
模擬動作入力用波形ｽｲｯﾁ
速度の異常表示LED
ﾘｾｯﾄ釦
型式銘板
電源電圧銘板
説明銘板
操作銘板
安全上のご注意銘板
端子ｶﾊﾞｰ
端子番号
端子台
ｶﾊﾞｰ､本体取付ﾈｼﾞ
本体専用取付ﾈｼﾞ

備考

エレカットは対象の機器の操作電流信号（端子8-9に入力：操作電流信号）と負荷に流れる電流（CTL-Wを介して端子6-7に入力：負荷電流信号）を比較して、前者がOFFで後者がONの状態が検知時差以上続いたとき動力回路導通と判断します。機器がインバータの時には、操作電流信号がONからOFFになってから約1.5秒後にインバータの速度信号がON（任意に設定した周波数と出力周波数を比較して設定以上の時、端子12-13間が短絡）であればインバータの速度が異常として、同様に動力回路導通と判断して動作します。
端子10-11間の短絡を開放すると"電源投入時操作スイッチON"の機能が【検出あり】となり、主電磁接触器のコイル電流（端子3-5から入力：電源投入信号）を入力し、電源投入信号から0.1sec.以内に負荷がON状態になれば"電源投入時操作スイッチON"と判断して操作電流信号をOFFにします。その後、操作スイッチONの状態が検知時差以上続けば "導通" の表示灯の点灯と共に動作します。この機能によりペンダントスイッチにより模擬的にエレカットの作動条件を作り動作点検をすることができます。エレカットの動作時にはリレーを駆動して、その接点信号を出力します。この出力によって主回路の遮断器を操作して装置の暴走を防ぐことができます。リセット方法は動作原因を除去してから、電源をOFFにするか、リセット釦を押せばできます。端子10-11の詳細は下図を参照してください。なお出荷時は、短絡【検出なし】です。
12

出力

345

詳細はﾍﾟｰｼﾞ10参照
同上
同上
同上
同上

M4-25L
M4-25L

678910111213

F：ヒューズ

電源F2電源投入信号
負荷電流信号F1操作電流信号

動力回路
検知導通検出時差

電源投入時の機能選択

電源投入時操作スイッチ
ONの検出

ｲﾝﾊﾞｰﾀの速度信号※ 電源投入時操作スイッチONの機能：開放【検出あり】／短絡【検出なし】［４］型式の表示・仕様・定格
４.１：型式の表示

RTS-37-VTO

４.２：電源電圧

５.２：検知時差値の設定

AC100/110V 50/60Hz または AC200V/220V 50/60Hz
電圧変動率13％以下

検知時差は電源をOFFにしてから本体内（位置はP.3参照）ﾃﾞｨｯﾌﾟｽｲｯﾁ(2DS1〜3)により設定してください。

４.３：消費電力

検知時差(sec.)
0.70
1.50
2.25
3.00
3.75
4.50
5.25
6.00

2.7VA

４.４：出力部の電気定格
有接点リレーの接点出力(1c)：AC 220V 2A, DC 24V 2A
寿命：４０万回以上（周囲温度23℃、開閉頻度1,800/h）

４.５：負荷センサーの一次側の電流の範囲
負荷センサーの一次側（二相入力）の電流の設定は電源をOFFにしてから本体内（位置はP.3参照）のﾃﾞｨｯﾌﾟｽｲｯﾁ(1DS1〜3）により行ってください。

1ﾃﾞｨｯﾌﾟｽｲｯﾁ
23

検出する電流の範囲(AT)

検出しない電流の範囲(AT)OFFON
ONONOFFOFF
ONONOFFOFF
OFF
ON

1.0〜160
1.5〜160
2.5〜160
5.2〜160

0〜0.250〜0.700〜1.500〜3.20

一相のみ入力時に検出する電流の範囲は二相入力時の値のうち下限値のみ1.4倍になります。
尚、ATは電流値と貫通数の積です。

ﾃﾞｨｯﾌﾟｽｲｯﾁ
123
OFF OFF OFF
ON OFF OFF
OFF ON OFF
ON ON OFFOFF OFF ON
ON OFF ON
OFF ON ON
ON ON ON

５.３：負荷センサー（CTL-W）
5.3.1）一次側の配線ａ）三相交流（R相、S相、T相）のなかの二相を選択して、無負荷および定格運転時に於いて、負荷センサーの検出電流の範囲になるような貫通数で方向も合わせてそれぞれ入力してください。
例

R相：１

S相：０

T相：１

４.６：負荷センサーの一次側の回路電圧
AC600V以下

４.７：操作電流の検出範囲
電源投入信号（端子3-5間）：AC 25mA〜2A
機器の操作信号（端子8-9間）：AC 5mA〜1A

４.８：取付環境
周囲温度

０〜５５℃

湿度８５％以下、結露なきこと。

制御盤内に取付

エレカット本体ｂ）負荷が大きく負荷電流が定格（160AT）を超える場

４.９：重量合または動力線の線径が太く規定の貫通数が入力で本体：0.78kg,負荷センサー：0.21kg

きない時には、市販の変流器（CT1,CT2）と組み合わせて結線してください。その際には、市販の変流［５］本体の端子機能および負荷センサー器および負荷センサー（CTL-W）の入力方向をそれぞれ合わせてください。

５.１：本体（RTB）の端子機能
端子番号

機能

１ー２

電源入力

３〜５

出力端子

負荷センサー

配線
指示された電圧を入力してください
端子部

動作時の出力接点（電気的保持）

３ー４

有接点リレー閉

３ー５有接点リレー開（電源投入の検出回路内蔵）

６ー７

負荷電流
入力端子

負荷センサー（CTL-W）の二次側に配線してください。

８ー９

操作電流
入力端子

対象の機器を操作した時、定格の操作電流が流れるように配線してください。

10-11

電源投入時の検出機能
選択端子

短絡すれば"電源投入時操作スイッチON"の機能が【検出なし】となります。

ｲﾝﾊﾞｰﾀの
速度信号
入力端子

対象の機器がｲﾝﾊﾞｰﾀの時、出力が設定以上の周波数に到達した時、端子間を閉にしてください。
詳細はP.5のホイストの走行に取り付けた配線例の欄を参照してください。

12-13

尚、インバータの速度信号は、入力していないときには検知時差まで故障を検出できませんが、入力時には操作をOFFにしてから約1.5sec.
後に故障を検出できます。

エレカット本体
貫通数Nの計算式

N＝負荷ｾﾝｻｰが検知する電流の下限値 (A)X

CT1,CT2の定格一次電流 (A)CT1,CT2の定格二次電流 (A)X

ｸﾚｰﾝ・ﾎｲｽﾄの負荷電流の最小値 (A)Nは小数点以下切り上げとします。
5.3.2）二次側の配線
本体の負荷電流入力端子に配線してください。

P.4

P.5

［６］ホイストの走行に取り付けた配線例※ 端子10-11：開放【検出あり】

AC 200/220V
50/60Hz

RTB

RTB
F
CTL-W

判断回路

電源
F2 F1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
NF
MC0PB
PL
MC
AX
NF

：エレカット本体：ヒューズ：負荷センサー（エレカットに付属）：押釦スイッチ：表示灯：電磁接触器：リレー：ノイズフィルター

CTL-W
MC0
PL
FU SE

R
S
T

入U
VW

Motor

走行切B

インバータ

左AX
1右AX
2

ブレーキ

AX1
AX2
AX3

AX3PB

エレカットの検知時差の設定例

インバータの速度信号の設定例

走行の検知時差を1.5sec.にする場合
2DSをON,OFF,OFFに設定

出力周波数の８０％以上の出力になった時、エレカットの『インバータの速度信号入力端子』間が閉になるようにインバータを設定してください。

インバータの速度信号を入力する配線
トランジスタで入力する場合：(I/F仕様：端子12のソース電流 最大5mA/12V)
有接点リレー接点で入力する場合：
エレカットの端子12に配線

エレカットの端子12に配線
エレカットの端子13に配線
インバータ側エレカットの端子13に配線
インバータ側

尚、インバータの速度信号は、入力していないときには検知時差まで故障を検出できませんが、入力時には操作をOFFにしてから約1.5sec.後に故障を検出できます。

● インバータの速度信号を入力する配線は上記の方法以外では行わないでください。
※エレカットおよびインバータが故障する恐れがあります。

［７］取付および配線の注意点ｂ）本体は付属のネジ（M4-25L）で４箇所を固定し、負荷センサーは付属のネジ（M4-12L）で２箇所を固定してください。

ネジの締め付けトルクは1.2締1.4N･mとします。
ネジの締め付けトルクは12〜14kgf-cmとします。
●取付・配線は、専門の業者、専門知識のある人以外は行なわないでください。
●取付・配線は、電源を遮断して7.2.2）配線ａ）本体の端子台からカバーを指で長手方向に湾曲して外してください。
ｂ）配線行ってください。※感電します。

７.１：取付前
7.1.1）取付環境のチェック●ノイズが多い環境では、エレカットの電源にスナッバ回路（ノイズフィルター等）を通して配線してください。

●規定（４ページの［４.７取付●負荷センサーの二次側配線は電線を環境］）以外の環境には取付ツイストするかまたはシールド線をないでください。

使用し、電線の太さは0.8sq以上にしてください。

ホイスト・クレーンの電源がチャタリングする場
合、電源投入時操作スイッチONの検出機能が動作する場合があります。電源がチャタリングしないようにしてください。
7.1.2）周辺回路の設計

１）負荷センサーの二次側は、誘導の影響を少なくするために動力線の近くに平行して配線することは、できるだけ避けてください。
２）設計した回路に従って、付属の丸形圧着端子を使用して配線してください。端子ネジの締め付けは確実（締め付けトルクは8kgf-cm）(締め付けトルクは0.5付0.75N･m)●定格を必ず守ってください。に行ってください。

７.３：配線後

注記● エレカットの同一回路で複数のインバータの導通の検出は漏れ電流の関係で推奨できません。
●"電源投入時操作スイッチON"の検出機能は、●エレカットの端子間のメガーテストは無線操作やトロリー線により信号の伝送時しないでください。などには使用できないこともあります。

※エレカットの故障の原因になります。

７.２：取付・配線
電気工事は電気設備技術基準および内線規定

7.3.1）チェックの手順に従ってください。
7.2.1）取付ａ）同一の制御ボックス内に本体と負荷センサー取付用のM４のネジ穴加工をしてください。

ａ）配線が設計通り行なわれているか確認してください。
ｂ）エレカットを［８］点検の項に従って動作の確認を実施してください。
ｃ）本体の端子台にカバーを取付けてください。

P.6

P.7

［８］点検8.2.2）押釦スイッチでエレカットの動作点検をする時"電源投入時操作スイッチON"の機能を使用【検出あり】
ａ）ペンダントスイッチの操作スイッチを押した状態で電源スイッチにより主電磁接触器をONにしてください。

●取付時の点検や定期自主点検（月例または年に数回以上）を必ず実施してください。
※故障等の発見ができない恐れがあります。

ｂ）"電源投入時操作スイッチON"を検出して操作電流信号をOFFにします。
ｃ）更に、操作スイッチONの状態を検知時差以上続けると動力回路の導通表示と共にエレカットが動作します。
それにより装置がOFFになることを確認してください。
ｄ）電源をOFFにしてリセットしてください。

●電源を遮断していないときには、端子部など充電部に触れないでください。

8.2.3）エレカット本体の操作で動作点検をする時ａ）操作信号ｶｯﾄ用波形ｽｲｯﾁを"ﾃｽﾄ"側にして下さい。
ｂ）対象の機器（ｲﾝﾊﾞｰﾀ等）をONにして下さい。

●点検は事業者が定めた専門知識のある人が行ってください。
●異常箇所があったときは、ただちに補修してください。
※補修しないと危険です。

"導通"のLEDが赤色に点灯して、主電磁接触器または主NFBが"OFF"になれば正常です。なおｲﾝﾊﾞｰﾀの速度信号を接続している場合は、動作点検の前に一時的に速度信号の配線を外すか、ｲﾝﾊﾞｰﾀ側で無効にして下さい。速度信号があると、先に速度異常を検知して"速度"のLEDが赤色に点灯し、主電磁接触器または主NFBが"OFF"する事があります。
ｃ）操作信号ｶｯﾄ用波形ｽｲｯﾁを"ﾉｰﾏﾙ"側にしてﾘｾｯﾄ釦を押すか、または電源をOFFにして下さい。
点検後は速度信号の配線やｲﾝﾊﾞｰﾀの設定を元に戻します。

●点検を実施するときは、作業中の表示（点検中など）を必ず行ってください。

ｄ）模擬動作入力用波形ｽｲｯﾁを"ﾃｽﾄ"側にして下さい。
"速度"のLEDが赤色に点灯して、主電磁接触器または主NFBが"OFF"になれば正常です。。
e）模擬動作入力用波形ｽｲｯﾁを"ﾉｰﾏﾙ"側にしてﾘｾｯﾄ釦を押すか、８．１：取付時の点検
エレカットは次の手順で点検してください。
8.1.1）電源を投入してホイスト・クレーンが正常に動作することを確認してください。

または電源をOFFにして下さい。
動力回路導通表示LED
リセット釦

8.1.2）定期点検の8..2.2の方法で行う。
"電源投入時操作スイッチON"の機能を使用【検出あり】

8.1.3）定期点検の8.2.3の方法で行う。

操作信号ｶｯﾄ用
波形ｽｲｯﾁ

模擬動作入力用
波形ｽｲｯﾁ

速度の異常
表示LED

８．２：定期点検
8.2.1）一般ａ）エレカットの取り付けから推定寿命年数が経過し ていれば交換してください。
（製造年及び寿命は［９］保守の欄を参照）
ｂ）電源を投入して装置が正常に動作することを確認してください。

8.2.4）その他の点検
ａ）電源を遮断して、エレカット及び周辺回路の取付ビス及び端子ネジの増し締めをしてください。
ｂ）エレカットの取付環境は所定の条件がまもられて いるかチェックしてください。
ｃ）エレカットの端子部等にゴミの付着があれば取り 除いてください。
ｄ）エレカットに損傷があれば交換してください。
ｅ）電源を投入して、装置が正常に動作することを確認してください。

9.1.3）ヒューズの配置［９］保守a）ヒューズ（F1,F2)はカバーを外すと下図のように配置され、矢印方向に回すとガラス管ヒューズを取り 出せます。

●電源を遮断していない時には、端子部などの充電部に触れないでください。

b）予備のヒューズを下図に示す箇所に用意しています。
ヒューズを交換し、セットしてください。

※感電します。

予備ヒューズ（F1, F2）●製品および付属品の改造は絶対にしない

F1でください。
F2●保守を実施するときには、作業中の表示

9.1.4）ヒューズの容量
F1：250V 1.5A
1A,（点検中など）を必ず行ってください。

9.1.5）ヒューズの寸法

F2：250V 3A
5.2 x 20 L

９．１：本体内のヒューズの交換方法９．２：製造年および製造番号の表示
9.2.1）表示の場所●ヒューズは所定の容量以上のものと絶対に交換しないでください。

エレカットのカバーを外すと下図の位置に表示しています。

9.1.1）電源を切ってください。
9.1.2）エレカット本体のカバーを外す。
a）カバー、本体取付ネジ（M4-25L）２本を外してください。
F4-11005

この場所
9.2.2）表示の方法□□ー□□□□□
製造番号
西暦の下一桁Ｆ：西暦2000年～2009年

カバー、本体取付ネジ

Ｈ：西暦2010年～2019年b）指でツメＭ：西暦2020年～2029年

上部を押さえると本体からツメ が外れてカバーが手前に抜けます。

９．３：寿命部品の経年変化を考慮して、通常（＊）の使用状態で約10年です。
尚、＊：周囲温度０〜４０℃、稼動状態８時間／日、２５０日／年

９．４：保証規定
取扱説明書に基づいてご使用されて発生した故障に保証規定は添付の保証書を参照してください。
対し納入後、５年間無償で部品又は全体の交換をい添付の郵便はがきによりユーザー登録をお願いします。
たします。詳しくは添付の「保証に関して」をご覧下さい。

P.8

P.9

［１０］困った時の対応

異常がないのに動作異常があっても動作しない

操作信号ｶｯﾄ用波形ｽｲｯﾁは"ﾉｰﾏﾙ"側ですか？
はい

正規の電圧が端子1-2に入力されていますか？
はい
対象の機器がOFFの時、端子8-9間に電流が流れていますか？
いいえ
負荷ｾﾝｻｰの出力は正常ですか？
はい
主電磁接触器がONの時端子3-5に励磁電流が流れていますか？
はい
電源投入時操作ｽｲｯﾁONを検出設定していますか？
いいえ

いいえ

電圧を入力してください

はいｲﾝﾊﾞｰﾀの模擬動作入力用
波形ｽｲｯﾁは機器の操作電はい流は"ﾉｰﾏﾙ"側ですか？
はい
機器の操作電流は定格の範囲内ですか？
はい

電流が流れないようにしてください
いいえ

対象の機器がOFFの時、負荷ｾﾝｻｰがONですか？
いいえ

負荷ｾﾝｻｰの一次、二次回路を入力方向も含めﾁｪｯｸしてください
いいえ

電源投入時に操作ｽｲｯﾁを押していませんか？
いいえ

励磁電流が流れるようにしてください
はい
端子3-5、10-11の配線を確認してください。
（詳細はP.4を参照）

端子12-13が常時閉になっていませんか？
いいえ

検知時差の値は適当です
か？
はい

人為的に動作条件を作ったときｴﾚｶｯﾄは？
動作

いいえ

ノーマル側にしてください
いいえ
ノーマル側にしてください
いいえ
定格範囲内にしてください（5mA〜1A）
はい
負荷ｾﾝｻｰが"OFF"になるような動力回路にしてください
はい操作スイッチは電源投入後、0.2秒以降に押してください
はいｲﾝﾊﾞｰﾀの出力が設定以上の周波数に到達したときのみ閉にしてください
いいえ

検知時差値を設定し直してください動作しないエレカットを交換してください

機種の選定、周辺回路、配線および端子締め付けを再度見直してください

１ ０ .１：操作電流・負荷電流の確認方法
10.1.1）操作電流のチェック
操作電流の入力端子に検出対象の機器がONの時には、操作電流の検出範囲内（5mA〜1A）の電流が流れること。また、検出対象の機器がOFFの時には電流が流れないことを電流計で確認してください。
10.1.2）負荷電流のチェック
負荷センサーの一次側の電流値は対象の機器がONの時には負荷センサーの一次側に検出する電流の範囲の電流が流れていること。また機器がOFFの時には検出しない電流の範囲の電流であることを電流計で確認してください。

１０.２：負荷を駆動していないときに負荷センサーが誘導または漏れ電流を検出する場合の対応
負荷センサーの一次側の電流の設定を本体内のﾃﾞｨｯﾌﾟｽｲｯﾁにより、誘導または漏れ電流を検出しない電流の範囲になるように設定（P4の［4.5：負荷センサーの一次側の電流］の項を参照）して誤作動を防止してください。

その他

エレカットの端子3-5、8-9に導通がない時はヒューズを点検してください

１０.３：エレカットの動作条件が時々生じる場合の例［例１］配線（動力、制御回路）が時々絶縁不良になる場合（移動電線の被覆が破れ、時々接地して漏電電流が流れる場合）
処置：絶縁してください。
［例２］対象の制御機器（半導体の制御機器）が誤作動した場合
処置：誤作動の原因を除去してください。
［例３］電源投入時操作スイッチONの機能が働く場合
処置：電源ラインのチャタリングを防止するかまたはこの機能を使用しないようにする。
［例４］エレカットの特性が経年変化した場合
処置：エレカットを交換してください。

［１１］：銘板類の詳細
11.1：安全上のご注意銘板

安全上のご注意
取扱説明書をよく読んで正しくご使用ください。

11.2：型式銘板

機器の異常動作検出器
型式 RTS-37-VTO

例 AC 110V

11.3：電源電圧銘板
11.4：説明銘板● 端子配列及び説明
13121110
F1 987F2 6543〜 2〜 1判
断回
路RTB（RTS-37-VTO)
対象の機器がｲﾝﾊﾞｰﾀの時、出力が設定以上の周波数に到達した場合、端子間を閉にしてください。（端子13はﾏｲﾅｽ側ｺﾓﾝ）
この端子間を短絡すれば"電源投入時操作スイッチON"の検出機能がなくなります。
対象の機器を操作した時、定格の操作電流が流れるように配線してください。
負荷センサーの二次側に配線してください。
出力部
（動作時）
電源端子部

出力接点

接点容量

3-4接点閉3-5接点開AC 220V 2A
DC 24V 2A● 点検
取付時の点検や定期自主点検（月例または年に数回以上）を必ず実施してください。
★ 押釦スイッチでエレカットの動作点検を行う時
押釦スイッチの操作スイッチを押した状態で、主電磁接触器をONにすれば、端子8-9からの信号をOFFにします。更に操作スイッチONを継続して 導通 の表示灯の点灯と共にエレカットが動作することを確認してください。
★ エレカット本体の操作で動作点検を行う時
上段の波形スイッチを"テスト"側に倒した後、対象の負荷に電流を流して"導通"の表示灯の点灯と共にエレカットが動作することを確認してください。また、下段の波形スイッチ（機器の模擬動作）を"テスト"側にセットしても動作することを確認してください。
★ リセット方法：動作原因を除去して、電源をOFFまたはリセット釦を押してください。

● 取付環境

周囲温度：0〜55℃ 湿度：85％以下

ディップスイッチ（DS）の設定（RTS-37-VTO）
ﾃﾞｨｯﾌﾟｽｲｯﾁ
設定用説明
銘板はｶﾊﾞｰの裏に貼付けています。

１）ﾃﾞｨｯﾌﾟｽｲｯﾁ(DS)の設定・変更は電源をOFFにしてから行ってください。
1DS 2DS

端子台２）負荷センサーの一次側（二相入力）の電流の設定を1DSにより行ってください。
ﾃﾞｨｯﾌﾟｽｲｯﾁ
123

OFF OFF OFF
ON OFF OFF
ON ON OFFON ON ON

検出する電流の範囲 (AT)

検出しない電流の範囲 (AT)

1.0〜160
1.5〜160
2.5〜160
5.2〜160

0〜0.250〜0.700〜1.500〜3.20

一相のみ入力時に検出する電流の範囲は二相入力時の値のうち下限値が1.4倍になります。
尚、ATは電流値と貫通数の積です。

３）検知時差値の設定を2DSにより行ってください。
検知時差(sec.)
0.70
1.50
2.25
3.00
3.75
4.50
5.25
6.00

ﾃﾞｨｯﾌﾟｽｲｯﾁ
123
OFF OFF OFF
ON OFF OFF
OFF ON OFF
ON ON OFFOFF OFF ON
ON OFF ON
OFF ON ON
ON ON ON

11.5：操作銘板
導通

テス
トノテス
トノリセット
速度

マル

マル

P.10

P.11

［１２］

Q＆Ａ

Ｑ１："電源投入時操作スイッチON"の検出機能を使用しない時には、VT型と機能に相違がありますか？

Ａ１：いいえ、機能に相違はありません。

Ｑ２：本体の励磁電流入力端子に商用の交流電圧(AC100/110V,AC200/220V)を印加してよろしいですか？

Ａ２：いいえ、電圧は印加しないでください。
もし印加すれば短絡状態になり過電流が流れ危険です。

Ｑ３：エレカットに入力する相（電源用端子、操作電流入力端子、負荷センサーの信号入力）はそれぞれ配線例のように合わせる必要がありますか？

Ａ３：いいえ、それぞれ独立していますので合わせる必要はありません。

Ｑ４：エレカットの電源電圧と機器の操作回路の電圧は同じですか？

Ａ４：同じでも、異なっていてもよい。

Ｑ５：負荷センサーの定格（電流検出範囲）は負荷の起動時の電流ですか？

Ａ５：いいえ、起動を除いた運転電流の値です。

Ｑ６：負荷センサーは直流電流も検出できますか？

Ａ６：いいえ、直流電流（交流の半波整流を含め）は検出できません。

Ｑ７：負荷センサーになぜ三相のうち二相を入力

Ａ７：欠相時でも必ず負荷電流を検出するためするのですか？

です。
仮に一相で負荷電流を検出した場合、検出している相が欠相になった時、負荷電流が検出できなくなります。

Ｑ８：動作チェックは負荷に電流を流さずにできますか？

Ａ８：いいえ、できません。

Ｑ９：エレカットのヒューズが切れる要因はなんですか？

Ａ９：次の場合などが考えられます。
１）ヒューズの定格以上の電流が流れる。
２）衝撃により切れる。
３）外部配線が混触またはアースした場合

Ｑ10：負荷センサーの一次側の電流定格のＡＴとはなんですか？

Ａ10：変流器の一次電流の単位（一次側の電流値と貫通数の積）でアンペア・ターンと呼びます。

○ 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。