2

製品記号、設定圧力、調整圧力範囲もお知らせください。

製品記号

減圧弁

RD43N-FLL 11.0MPa

標準品

RD43N-FML 2

RD43N-FHL 3□内には二次側設定圧力の記号が入ります。
（35頁参照）

標準品

低騒音形

ストレーナ内蔵※2.

水道法性能基準適合品

20.08MPa※1.（0.05〜0.12MPa） 0.20MPa※1.（0.11〜0.23MPa） 0.25MPa※1.（0.20〜0.30MPa）★

緑青赤0.02MPa
呼び径15：30L/min（差圧0.1MPa以上） 呼び径20：35L/min（差圧0.1MPa以上）
JIS Rcねじ★
本体（CAC）､ ダイヤフラム・ディスク（塩素水耐性EPDM）
圧力計用継手（二次側）付､ 保温ケース（自己消火性）
・テストガグ付属

1519,1002019,100事

製品記号

減圧弁

★設定圧力0.3MPaを超える場合は、お問い合わせください。
☆設定圧力0.20MPaも製作しています。
●圧力計はオプションでA型又はD型を選択することができます。
（圧力計の最大目盛は0.5MPa、適用温度は40℃以下です。
）★管端コア内蔵品も製作しています。
※1.他の設定圧力、圧力計取付例及びその他のバリエーション
は、35頁をご参照ください。

RD52-DL 1

1.0MPa

標準品

1111115

RD52-DM 2

呼び径15
呼び径20

質量1.0㎏
質量1.0㎏

RD52-DH 3□内には二次側設定圧力の記号が入ります。
（35頁参照）

標準品

標準品
低騒音形

ストレーナ内蔵※2.

型式：RD-52型Ｌ/Ｍ/H

ホテル、ステンレス配管などの戸別給水・給湯用減圧弁
水道水・温水
5〜90℃
1.0MPa以下

設定圧力（調整圧力範囲） 0.08MPa※1.（0.05〜0.12MPa） 0.20MPa※1.（0.11〜0.23MPa） 0.25MPa※1.
★ （0.20〜0.30MPa）
ネームプレート色
弁前後の最小差圧
定 格 流 量
端接続材
質その他

価格
（円） 呼び径20記事

緑青
0.02MPa
50L/min（差圧0.1MPa以上）
JIS Rc3/4ねじ
本体（SCS）、ダイヤフラム・ディスク（FKM）
保温ケース（自己消火性）
・テストガグ付属

67,100赤

梱包数☆設定圧力0.20MPaも製作しています。
注.圧力計用継手は付属しません。
（プラグ止になります。）※1.他の設定圧力は35頁をご参照ください。
※2.ストレーナの網目は60メッシュです。

10質量（㎏）11108.5

標 準 仕 様適 用 流 体流 体 温 度
一次側適用圧力

質量（㎏）※2.ストレーナの網目は60メッシュです。

水道法性能基準適合品

POINT1010108.5

記

水道水・温水5〜90℃（管端コア使用の場合は5〜40℃）
1.0MPa以下

梱包数

呼び径価格（円）ネームプレート色
弁前後の最小差圧
定 格 流 量
端接続材
質
その他

2減圧弁

標 準 仕 様設定圧力（調整圧力範囲）★

型式：RD-43N型Ｌ/Ｍ/H

ワンルームマンションなどの戸別給水用､ 小容量POINT

適 用 流 体流 体 温 度
一次側適用圧力標準品

質量1.0㎏115

2024年7月版

記事欄内（●・★：価格が変わります。 ☆：価格は変わりません。）

33

2 弁慶シリーズのバリエーション■価格体系※1. 機種頁

253426273428293131・3233※2. 二次側調整圧力範囲

種類

記号
価格（円）
RD44N
26,400減圧弁
RD47N
53,200伸縮管付減圧弁
RJ44N注1. 26,400
RC44N
27,800
逆止減圧弁
RC47N注2. 68,600
減圧定流量弁
RF44N
30,400逆止減圧定流量弁
RFC44N注1. 27,800
入口側：JIS Rc³⁄₄
止水栓分離式減圧弁 出口側：JIS G1
RD44SN 34,200
入口側：JIS Rc³⁄₄
出口側：JIS Rc³⁄₄
入口側：JIS Rc³⁄₄
出口側：JIS G1

止水栓付減圧弁

呼び径：15・20
呼び径：20減圧弁

RD45SN

30,600RD45SUN
RD43N
RD52
RD46N

30,60019,10067,10030,000圧力区分
0.05〜0.12MPa
0.05〜0.13MPa注1.
0.11〜0.23MPa
0.20〜0.30MPa注2.
0.12〜0.35MPa注1.

※3. 設定流量（RF44N、RFC44Nのみ）

記号

設定流量（L/min）
912152025303540LMH

注1. RD47N,RC47Nの場合。
注2. RD46Nは0.22〜0.30MPaとなります。

記号091215202530354030 戸建住宅用減圧弁＊機種の価格は、（本体）＋（本体内蔵機能）の価格です。
注1.RJ44Nの伸縮管及びRFC44Nの定流量弁は端接続（ユニオン継手）に含まれます。
注2.RC47Nは本体＋端接続（逆止弁内蔵ユニオン継手）のセット品での販売となります。

※4. 端接続接続形式（入口側×出口側）
価格（円） 機種
Rcねじ×G1ねじ（ユニオン継手無）―RD44SN
Rcねじ（管端コア内蔵）×G1ねじ（ユニオン継手無）
4,600
7,200
機種
接続形式（入口側×出口側）
5,900
Rcねじ×G1ねじ（ユニオン継手無）6,200
Rcねじ×Rねじ（オスユニオン継手）
5,400
Rcねじ×Rcねじ（メスユニオン継手・管端コア無）RD45SUN
Rcねじ（管端コア内蔵）×Rねじ（オスユニオン継手）価格（円）
Rcねじ（管端コア内蔵）×Rcねじ（メスユニオン継手・管端コア内蔵）
8,600
Rcねじ（管端コア内蔵）×G1ねじ（ユニオン継手無）
11,200
10,200機種
接続形式
価格（円） RD45SN Rcねじ
RD43N Rcねじ（管端コア内蔵）―Rcねじ
7,700 RD52
9,000
機種
接続形式（入口側×出口側）
8,500
G1¹⁄₄（ユニオン継手無）RD47N
注. 管端コアは、Rcねじのみ内蔵可能です。★出口側のねじは都ねじも製作しています。
Rねじ（オスユニオン継手）
G1¹⁄₄（ユニオン継手無）×Rねじ（逆止弁内蔵オスユニオン継手）
RC47N
Rねじ（オスユニオン継手）×Rねじ（逆止弁内蔵オスユニオン継手）
機種

接続形式（入口側×出口側）
記号
G1ねじ（ユニオン継手無）RD44N Rねじ（オスユニオン継手）P
RC44N Rcねじ（メスユニオン継手・管端コア内蔵）
B
C
RF44N Rねじ×Rcねじ（オス・メスユニオン継手・管端コア内蔵）
RD46N Rcねじ（メスユニオン継手・管端コア無） D
Rねじ×Rcねじ（オス・メスユニオン継手・管端コア無）E
機種 接続形式（入口側×出口側（定流量弁内蔵）） 記号
Rねじ（オスユニオン継手）
P
RFC44N Rcねじ（メスユニオン継手・管端コア内蔵）
B
Rcねじ（メスユニオン継手・管端コア無） D
機種
接続形式（入口側×出口側）
記号
G1ねじ（ユニオン継手無）Rねじ（オスユニオン継手）×G1ねじ（伸縮管）★
P
RJ44N
Rcねじ（メスユニオン継手・管端コア内蔵）×G1ねじ（伸縮管）★
B
Rcねじ（メスユニオン継手・管端コア無）×G1ねじ（伸縮管）★
D※5. 圧力計用継手の位置
圧力計用継手の位置 圧力計用継手記号
正面
L
背面
R
RD46N、RD52注.

圧力計取付例（圧力計の本体への取付けは、お客様で取り付けて頂く事になります。
）※7. 設定圧力
ばね区分
LA型

M

圧力区分
0.05〜0.12MPa
0.05〜0.13MPa注1.
0.11〜0.23MPa※6. 圧力計の形式

価格（円）
―記号
AD

2,800

0.20〜0.30MPa注2.

D型H

注1. 圧力計の最大目盛は0.5MPaです。
注2. RD46N、RD52は圧力計無となります。
注3. 圧力計の適用温度は40℃以下となります。
流体温度が40℃を超える場合は、サイホン管を使用するなどして圧力計を保護してください。
注4. 圧力計は当社品を使用してください。

0.12〜0.35MPa注1.

例）減圧定流量弁 製品記号：RF44N-FM30PLA2
端接続：オスユニオン継手 設定流量：30 L/min
圧力計用継手：正面 圧力計：A型 設定圧力：0.2MPa

※1.

RF44N
機種（30,400円）
2024年7月版

-F

材質

E
記号
PB
C
D
E
記号
E
記号
P
P

価格（円）
―
500価格（円）
―
2,300
3,100
2,800
4,100500価格（円）―1,000―
価格（円）―9,400―
4,700 注.

注. RC47Nは二次側に逆止弁内蔵オスユニオン継手付により一次側オスユニオン継手（UD-1PN型）の値段となります。

注. RD46N、RD52は圧力計用継手無となります。

圧力計の形式
圧力計無A型
D型

記号

※2.

M

※3.

30

圧力範囲 設定流量

設定圧力記号0.08MPa

10.15MPa
0.20MPa
0.22MPa
0.22MPa
0.23MPa
0.25MPa
0.26MPa
0.30MPa
0.20MPa
0.15MPa
0.20MPa
0.25MPa
0.30MPa

1231234567635

注1. RD47N,RC47Nの場合。
注2. RD46Nは0.22〜0.30MPaとなり、記号は1〜5までとなります。
注3. RD44SNの場合、出荷時の設定圧力はL：0.08MPa、M：0.20MPa、H：0.25MPaのみとなります。
●設定圧力0.3又は0.35MPaを超える場合は、お問い合わせください。
（RD52除く）※4.

P端接続（4,600円）

※5.

※6.

圧力計用継手圧力計付属LA（2,800円）※7.

2

設定圧力合計 37,800円(●・★：価格が変わります。）

35