RTS-00025

押釦スイッチで動作点検可能な新晃のコンタクタ溶着検出器［エレカット］

本体

負荷センサー
点検機能表示方式・バーチカルタイプ
型式：RTS-3□-S3O●●

ご使用になるお客様に必ずお渡しください。
ご使用になるお客様は必ずお読みください。

〒546-0035 大阪市東住吉区山坂1-5-16 TEL(06)6629-1123（代表） FAX(06)6623-1133 2022-03 REV-03

安全上のご注意
２.取付・配線について取り付け・配線・点検・保守の前に、必ずこの取扱説明書を熟読し、正しくご使用ください。
機器の知識、安全の情報、そして注意事項のすべてについて習熟してからご使用ください。
この取扱説明書では、注意事項を「危険」、「注意」の２つに区分しています。

●取付・配線は、専門の業者、専門知識のある人以外行なわないでください。
●電源を遮断して行ってください。

取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こり得て、死亡または重傷を受ける可能性が想定される場合。

●規定以外の環境には取付ないでください。
●エレカットの端子間のメガーテストはしないでください。

取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こり得て、中程度の損害や軽傷を受ける可能性が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される場合。
なお、に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも重要な内容を記載しているので、必ず守ってください。

記号は、危険・注意を促す内容があることを告
記号は、危険・注意を促す内容があることげるものです。図の中に具体的な注意内容が記載さを告げるものです。図の中に具体的な注意内容が記れています。
載されています。
記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容が記載されています。
記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中や近傍に具体的な指示内容が記載されます。

●定格を必ず守ってください。
●ノイズが多い環境では、エレカットの電源にスナッバ回路を通して配線してください。
●負荷センサーの二次側は電線をツイストするかまたはシールド線で配線してください。

３.点検・保守について●電源を遮断していない時には、端子部などの充電部に触れないでください。
●製品および付属品の改造は絶対にしないでください。
●点検は事業者が定めた専門知識のある人が行ってください。
●異常箇所があったときは、ただちに補修してください。

１.取り扱い全般について●取扱説明書および銘板の内容を熟知しない人は取り扱わないでください。
●取り付け時の点検や定期自主点検を必ずP.1

実施してください。

●ヒューズは所定の容量以上のものと絶対に交換しないでください。
●保守・点検を実施するときは、作業中の表示（点検中など）を必ず行ってください。

目次

はじめにこのたびはエレカットをご購入いただきまして、

安 全 上 の ご 注 意 ............................................

P.1

誠にありがとうございました。

は じ め に .......................................................

P.2

エレカットは主に電磁接触器の接点の溶着を検出

目 次 ..............................................................

P.2

する機器で、弊社の商品名です。

［１］お手元のエレカットの確認 ...................

P.3

1.1：製品の確認

本製品は一般工業向けの汎用品として国内での使用を前提に設計・製造をしています。

1.2：仕様の確認［２］各部の名称・寸法 .................................

原子力、航空、鉄道及び医療機器等の人命や財産に

2.1：エレカット本体（RTB）

甚大な影響が予測される場所や外国では使用しない

2.2：負荷センサー（CTL-W）

でください。

P.3［３］動作原理 ..............................................

P.3［４］型式の表示・仕様・定格 .......................

P.4

この取扱説明書は専門の業者、専門の知識のある人

4.1：型式の表示がエレカットをクレーン・ホイストに取付・管理さ4.2：電源電圧れる場合を想定して記述しています。

4.3：消費電力

本書を最後までよく読んで理解してからエレカット4.4：出力部の電気定格の周辺回路の設計を行ない、それに基づいて取付・4.5：負荷センサーの一次側の電流の範囲配線を行なってください。

4.6：負荷センサーの一次側の回路電圧
4.7：取付環境
4.8：重量本書はエレカットの近くに保管していただき、不明な点が生じたときに活用してください。

［５］本体の端子機能および負荷センサー .......

P.4

5.1：本体（RTB）の端子機能
5.2：負荷センサー（CTL-W）［６］ホイストに取り付けた配線例 ................

P.5

6.1：押釦スイッチでエレカットの動作点検を行う回路
6.2：制御盤内でエレカットの動作点検を行う回路［７］取付および配線の注意点 .......................

P.6

7.1：取付前
7.2：取付・配線
7.3：配線後［８］点検 .....................................................

P.7

8.1：取付時の点検
8.2：定期点検［９］保守 ....................................................

P.89.1：本体内のヒューズの交換方法
9.2：製造年および製造番号の表示
9.3：寿命9.4：保証規定［１０］困ったときの対応 .............................

P.9

10.1：励磁電流・負荷電流の確認方法
10.2：負荷を駆動していないときに負荷センサーが誘導または漏れ電流を検出する場合の対応
10.3：エレカットの動作条件が時々生ずる場合の例［１１］銘板類の詳細 ....................................

P.10［１２］Ｑ＆Ａ ..............................................

P.11

P.2

P.3

［１］お手元のエレカットの確認ｂ）取付穴 4ー4.4（取付ピッチ40x212）

１.１：製品の確認

番号12345678
9101112131415

次の品が揃っていることをご確認ください。
1.1.1）本体..................................................... 1個
付属品［圧着端子17個、取付ネジ（M4-20L）4本と本体内に予備ヒューズを一式］
1.1.2）負荷センサー（CTL-W）.......................... 3個
付属品［圧着端子2個、取付ネジ（M4-12L）2本］
1.1.3）取扱説明書............................................ 1部
１.２：仕様の確認
仕様をもう一度ご確認ください。

［２］各部の名称・寸法２.１：エレカット本体（RTB）
2.1.1）各部の名称

138512 6

794 3

備考
名称
本体（ボックス）カバー
No.1溶着表示LED
No.2溶着表示LED
No.3溶着表示LED
接点の溶着用波形ｽｲｯﾁ
操作スイッチON設定用波形ｽｲｯﾁ
ﾘｾｯﾄ釦
型式銘板
詳細はﾍﾟｰｼﾞ10参照
説明銘板（ｶﾊﾞｰの裏側に貼付）
同上
安全上のご注意銘板
同上
端子ｶﾊﾞｰ
端子台
ｶﾊﾞｰ､本体取付ﾈｼﾞ
M4-20L
本体専用取付ﾈｼﾞM4-20L

2.2：負荷センサー（CTL-W）

111141521014
No.3回路 No.2回路 No.1回路
F4DS4
LED4

カバーを外した図DS4 ：ディップスイッチ

電源投入時操作スイッチONの検出の有無の設定 （ON:検出なし,OFF:検出あり）※ 出荷時はON【検出なし】です。
LED4 ：電源投入時操作スイッチON検出表示用LED：ヒューズ（接点出力部）
F4

LED1̲＊ONFON

エレカットは電磁接触器のコイルに流れる電流（端子8-9,12-13,16-17に入力：励磁電流信号）と負荷に流れる電流（CTL-Wを介して端子6-7,10-11,14-15に入力：負荷電流信号）を比較し、前者がOFFで後者がONの状態が連続して検知時差以上続いた時に電磁接触器の"接点溶着"と判断して表示灯の点灯と共に動作します。
ディップスイッチ(DS4)をOFFにすると"電源投入時操作スイッチON"の機能が【検出あり】となり、主電磁接触器のコイル電流（端子3-5から入力：電源投入信号）を入力し、電源投入信号の入力から0.1sec.以内に負荷がON状態になれば"電源投入時操作スイッチON"と判断して励磁電流信号をOFFにします。その後、操作スイッ
チONの状態が検知時差以上続けば"接点の溶着"の表示灯の点灯と共に動作します。この機能によりペンダントスイッチにより模擬的にエレカットの作動条件（操作スイッチを押した状態で電源ON）を作り動作点検をすることができます。エレカットの動作時にはリレーを駆動して、その接点信号を出力します。この出力によって主回路の遮断器を操作して装置の暴走を防ぐことができます。リセット方法は動作原因を除去してから、電源をOFFにするか、リセット釦を押せばできます。ディップスイッチの詳細は2.1項を参照してください。
なお出荷時のDS4は、ON【検出なし】です。
12LED2̲＊1OFF

4

No.1〜3回路の詳細図

5：負荷電流表示用LED：励磁電流表示用LED：ディップスイッチ
溶着検出の検知時差設定(ON:0.4sec,OFF:1sec)：ヒューズ2.1.2）寸法ａ）外形寸法（RTB）
60（D）x222（W）x158（H）

6789101112131415161718F：ヒューズ

電源
出力3DS＊

LED1̲1〜1̲3LED2̲1〜2̲3DS1〜3

F1〜3［３］動作原理

電源投入信号F4負荷電流信号
F1励磁電流信号
負荷電流信号
F2励磁電流信号
負荷電流信号
F3励磁電流信号

溶着検出 検知No.1 時差
溶着 検知
検出 時差
No.2
溶着 検知
検出 時差
No.3

電源投入
時操作
スイッチ
ONの検出

［４］型式の表示・仕様・定格
４.１：型式の表示
ＲＴＳー３□ーS３O
対象の電磁接触器の励磁電流の検出範囲
8mA 〜 1A025mA 〜 2A
1245mA 〜 3A
主電磁接触器の励磁電流の検出範囲はすべて25mA〜2A

14-15

負荷電流
入力端子

負荷センサー（CTL-W）の二次側に配線してください。(No.3回路）

16-17

励磁電流
入力端子

対象とする電磁接触器の励磁電流が流れるように配線してください。(No.3回路）

18なし

５.２：負荷センサー（CTL-W）
5.2.1）一次側の配線ａ）三相交流（R相、S相、T相）のなかの二相を選択して、無負荷および定格運転時に於いて、負荷センサーの検出電流の範囲になるような貫通数で方向も合わせてそ

４.２：電源電圧
AC100/110V 50/60Hz または AC200/220V 50/60Hz

れぞれ入力してください。

電圧変動率

例

13％以下

R相：１

S相：０

T相：１

４.３：消費電力
3.2VA

４.４：出力部の電気定格
有接点リレーの接点出力(1C)：AC 220V 2A, DC 24V 2A
寿命：４０万回以上（周囲温度23℃、開閉頻度1,800/h）

４.５：負荷センサーの一次側の電流の範囲
ａ）電流を検出する範囲：1.0 AT〜160 AT
但し、一相のみ入力時には下限値が1.4倍になります。
ｂ）電流を検出しない範囲：0 AT〜0.2 AT
エレカット本体（AT:電流値と貫通数の積）

４.６：負荷センサーの一次側の回路電圧AC600V以下ｂ）負荷が大きく負荷電流が定格（160AT）を超える場
合または動力線の線径が太く規定の貫通数が入力で４.７：取付環境

きない時には、市販の変流器（CT1,CT2）と組み合周囲温度０〜５５℃

わせて結線してください。その際には、市販の変流湿度８５％以下、結露なきこと。

器および負荷センサー（CTL-W）の入力方向をそれ制御盤内に取付ぞれ合わせてください。

４.８：重量
本体：1.22kg,負荷センサー：0.21kg

負荷センサー［５］本体の端子機能および負荷センサー
５.１：本体（RTB）の端子機能
端子番号機能

１ー２

電源入力

配線
指示された電圧を入力してください
端子部

３〜５

出力端子

動作時の出力接点（電気的保持）３ー４

有接点リレー閉

３ー５

有接点リレー開（電源投入の検出回路内蔵）
貫通数Nの計算式

負荷電流
入力端子

負荷センサー（CTL-W）の二次側に配線してください。(No.1回路）

励磁電流
入力端子

対象とする電磁接触器の励磁電流が流れるように配線してください。(No.1回路）

10-11

負荷電流
入力端子

負荷センサー（CTL-W）の二次側に配線してください。(No.2回路）

12-13

励磁電流
入力端子

対象とする電磁接触器の励磁電流が流れるように配線してください。(No.2回路）

６ー７

８ー９

エレカット本体

1.0 (A)X

CT1,CT2の定格一次電流 (A)CT1,CT2の定格二次電流 (A)X

負荷電流の最小値 (A)N＝Nは小数点以下切り上げとします。

5.2.2）二次側の配線
本体の負荷電流入力端子に配線してください。

P.4

［６］ホイストに取り付けた配線例
RTB：エレカット本体
F：ヒューズCTL-W ：負荷センサー（エレカットに付属）
PB：押釦スイッチ
MC：電磁接触器
TR：トランス
PL：表示灯
NF：ノイズフィルター

６.１：押釦スイッチでエレカットの動作点検を行う回路※ ディップスイッチ(DS4)：OFF【検出あり】

AC 200/220V
50/60Hz

RTB
電源
F4F1F2F3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
MC0NF

MC0PLCTL-W

MC 3入M2 横行切LS2

MC 1

MC 4CTL-W

M1 巻上巻下

MC 5

MC 2CTL-W

上LS1 MC 2下

MC 1

東

MC 4

西

MC 3

南

MC 6

北

MC 5

M3 走行

MC 6PB

MC1
MC2
MC3
MC4
MC5MC6６.２：制御盤内でエレカットの動作点検を行う回路
AC 400/440V
50/60Hz※ ディップスイッチ(DS4)：ON【検出なし】

RTB
電源

TRF4F1F2F3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18MC0NF

MC0CTL-W

MC 3入M2 横行切LS2MC 1

MC 4CTL-W

M1 巻上巻下

MC 5

MC 2CTL-W

上

LS1 MC 2下

MC 1東MC 4西MC 3南

MC 6M3 走行

MC 6

MC 5北PBP.5MC1MC2MC3MC4MC5MC6

［７］取付および配線の注意点ｂ）本体は付属のネジ（M4-25L）で４箇所を固定し、負荷センサーは付属のネジ（M4-12L）で２箇所●取付・配線は、専門の業者、専門知識のある人以外は行なわないでを固定してください。

ネジの締め付けトルクは1.2締1.4N･mとします。
ネジの締め付けトルクは12〜14kgf-cmとします。

ください。
●取付・配線は、電源を遮断して行ってください。※感電します。

７.１：取付前7.2.2）配線ａ）本体の端子台からカバーを指で長手方向に湾曲して外してください。
ｂ）配線7.1.1）取付環境のチェック●規定（４ページの［４.７取付●ノイズが多い環境では、エレカットの環境］）以外の環境には取付電源にスナッバ回路（ノイズフィルターないでください。

等）を通して配線してください。

ホイスト・クレーンの電源がチャタリングする場
合、電源投入時操作スイッチONの検出機能が動作する場合があります。電源がチャタリングしないようにしてください。
7.1.2）周辺回路の設計●負荷センサーの二次側配線は電線をツイストするかまたはシールド線を使用し、電線の太さは0.8sq以上にしてください。
１）負荷センサーの二次側は、誘導の影響を少なくするために動力線の近くに平行して配線することは、できるだけ避けてください。
２）設計した回路に従って、付属の丸形圧着端子●定格を必ず守ってください。

を使用して配線してください。端子ネジの締め付けは確実に行ってください。
め付けは確実（締め付けトルクは8kgf-cm）に行ってください。

締め付けﾄﾙｸ注記● エレカットの同一回路で複数の電磁接触器の接点の溶着を検出するときには複数の電本体（RTB） ： 1.2ﾙ1.4N･m
負荷ｾﾝｻｰ ： 0.5ﾙ0.75N･m

７.３：配線後磁接触器の操作電流をすべてOFF にするまで接点の溶着を検出できません。
●"電源投入時操作スイッチON"の検出機能は、無線操作やトロリー線により信号の伝送時などには使用できないこともあります。

●エレカットの端子間のメガーテストはしないでください。
※エレカットの故障の原因になります。

７.２：取付・配線

7.3.1）チェックの手順

電気工事は電気設備技術基準および内線規定に従ってください。
7.2.1）取付ａ）同一の制御ボックス内に本体と負荷センサー取付用のM４のネジ穴加工をしてください。

ａ）配線が設計通り行なわれているか確認してください。
ｂ）エレカットを［８］点検の項に従って動作の確認を実施してください。
ｃ）本体の端子台にカバーを取付けてください。

P.6

P.7

［８］点検８．２：定期点検
8.2.1）一般ａ）エレカットの取り付けから推定寿命年数が経過し ていれば交換してください。（製造年及び寿命は［９］保守の欄を参照）●取付時の点検や定期自主点検（月例または年に数回以上）を必ず実施してください。
※故障等の発見ができない恐れがあります。

ｂ）電源を投入して装置が正常に動作することを確認してください。
8.2.2）押釦スイッチでエレカットの動作点検をする時"電源投入時操作スイッチON"の機能を使用【検出あり】

ａ）ペンダントスイッチの操作スイッチを押した状態で電源スイッチにより主電磁接触器をONにしてください。
ｂ）"電源投入時操作スイッチON"を検出して励磁電流信号をOFFにして溶着条件を作ります。

●電源を遮断していないときには、端子部など充電部に触れないでください。

ｃ）更に、操作スイッチONの状態を検知時差以上続けると対象の表示灯の点灯と共にエレカットが動作します。
それによりクレーン・ホイストがOFFになることを確認してくだ●点検は事業者が定めた専門知識のある人が行ってください。
●異常箇所があったときは、ただちに補修してください。
※補修しないと危険です。

さい。
ｄ）電源をOFFにしてリセットしてください。
ｅ）各操作スイッチについてａ〜ｄを行ってください。
8.2.3）エレカット本体の操作で動作点検をする時ａ）エレカットの接点の溶着用波形スイッチを"テスト"側に倒してください。（励磁電流信号をOFFにする）
ｂ）No.1回路の電磁接触器を操作スイッチによりONにして、負荷に検知時差以上電流を流せば、No.1回路の溶着表示用LEDが点灯●点検を実施するときは、作業中の表示（点検中など）を必ず行ってください。

すると共にエレカットが動作します。それによりクレーン・ホイストがOFFになることを確認してください。
ｃ）電源をOFFまたはリセット釦を押してリセットしてください。

８．１：取付時の点検
8.1.1）接点の溶着のチェックａ）電源を投入して装置（ホイストまたはクレーン等）が正常に作動することを確認してください。

ｄ）No.1回路と同様にNo.2、3回路についても点検してください。
ｅ）一方、8.2.2 ａの操作スイッチを押した状態は、"操作スイッチON設定用波形スイッチ"をテスト側にすればできます。
その後、8.2.2の方法により点検をすることもできます。

ｂ）対象とする電磁接触器を人為的に溶着と同じ状態
No.1溶着表示用LEDを作り、エレカットの動作を確認してください。

例えば、エレカットの端子8-9間、12-13間、16-17間を短絡させた状態で、ペンダントスイッチの操作スイッチを押すと励磁コイル電流がエレカット側に流れなくなり、”接点溶着”と同じ状態を再現できます。

No.2溶着表示用LED
No.3溶着表示用LED
接点の溶着用波形ｽｲｯﾁ
操作ｽｲｯﾁON設定用波形ｽｲｯﾁ
リセット釦ｃ）リセット方法
電源をOFFまたはリセット釦を押して、リセットしてください。
8.1.2）その他のチェック
定期点検の方法でもう一度点検してください。

8.2.4）その他のチェックａ）電源を遮断して、エレカット及び周辺回路の取付ビス及び端子ネジの増し締めをしてください。
ｂ）エレカットの取付環境は所定の条件がまもられているかチェックしてください。
ｃ）エレカットの端子部等にゴミの付着があれば取り除いてください。
ｄ）エレカットに損傷があれば交換してください。
ｅ）電源を投入して、装置が正常に動作することを確認してください。

［９］保守F4F3 F2F1●電源を遮断していない時には、端子部などの充電部に触れないでください。

本体

カバー

※感電します。
●製品および付属品の改造は絶対にしないでください。

説明銘板
予備のヒューズ(F1〜F4)●保守を実施するときには、作業中の表示（点検中など）を必ず行ってください。

カバーの裏側9.1.4）ヒューズの容量

９．１：本体内のヒューズの交換方法

型式

F1, F2,F3

F4

RTS-30-S3O
RTS-31-S3O
RTS-32-S3O

250V 1.5A
1A
250V 3A
250V 5A

250V
250V
250V

●ヒューズは所定の容量以上のものと絶対に交換しないでください。

9.1.5）ヒューズの寸法

3A3A3A

5.2 x 20 L

９．２：製造年および製造番号の表示

9.1.1）電源を切ってください。

9.2.1）表示の場所

9.1.2）エレカット本体のカバーを外す。
a）カバー、本体を共締めしている取付ネジ（M4-20L）を２箇所 外してください。

エレカットのカバーを外すと下図の位置に表示しています。

ネジを２箇所
この位置とこの裏側の両方に表示b）カバーを本体にとめている下図に示す部分を押して爪を外せば、カバーが外れます。

9.2.2）表示の方法□□ー□□□□□
製造番号

カバー

西暦の下一桁Ｆ：西暦2000年～2009年
Ｈ：西暦2010年～2019年
この部分を押す
9.1.３）ヒューズの配置
a）ヒューズ（F1〜F4）はカバーを外すと次図のように配置され、矢印方向に回すとガラス管ヒューズを取りだせます。

Ｍ：西暦2020年～2029年
９．３：寿命部品の経年変化を考慮して、通常（＊）の使用状態で約10年です。
尚、＊：周囲温度０〜４０℃、稼動状態８時間／日、２５０日／年b）予備のヒューズをカバーの裏側に用意しています。
ヒューズを交換し、セットしてください。

９．４：保証規定
取扱説明書に基づいてご使用されて発生した故障に保証規定は添付の保証書を参照してください。
対し納入後、５年間無償で部品又は全体の交換をい添付の郵便はがきによりユーザー登録をお願いします。
たします。詳しくは添付の「保証に関して」をご覧下さい。

P.8

P.9

［１０］困った時の対応
異常がないのに動作異常があっても動作しない

正規の電圧が端子1-2に入力されていますか？
はい
対象のMCがOFFの時、端子8-9,12-13,16-17間に電流が流れていますか？
いいえ
負荷ｾﾝｻｰの出力は正常ですか？
はい
主電磁接触器がONの時端子3-5に励磁電流が流れていますか？
はい

電源投入時操作ｽｲｯﾁONを検出設定していますか？

いいえ

電流が流れないようにしてください
いいえ
負荷ｾﾝｻｰの一次、二次回路を入力方向も含めﾁｪｯｸしてください
いいえ

電流が流れるようにしてください

はいノーマル側にしてください

はい

電圧を入力してください

はい

いいえ

溶着ﾁｪｯｸ用ｽｲｯﾁは"ﾉｰﾏﾙ"側ですか？

いいえ

MCの励磁電流は定格の範囲内ですか？

定格範囲内にしてくださいページ４［4.1：型式表示］を参照

はい

対象のMCがOFFの時、負荷ｾﾝｻｰがONですか？

はい
負荷ｾﾝｻｰが"OFF"になるような動力回路にしてください

いいえ

はい

電源投入時に操作ｽｲｯﾁを押していませんか？

操作スイッチは電源投入後、0.2秒以降に押してください

いいえ

はい

操作ｽｲｯﾁON設定用波形ｽｲｯﾁはﾃｽﾄ側ですか？

DS4をOFFにしてください
いいえ

人為的に動作条件を作ったときｴﾚｶｯﾄは？
動作

ノーマル側にしてくだ
さい

いいえ

動作しない
その他
エレカットを交換してください

エレカットの端子3-5、8-9、12-13、16-17に導通がな
い時はヒューズを点検してください

機種の選定、周辺回路、配線および端子締め付けを再度見直してください
抵抗の値
1W

１ ０ .１：励磁電流・負荷電流の確認方法
10.1.1）励磁電流のチェック
励磁電流の入力端子に検出対象の機器がONの時には、励磁電流の検出範囲内（ページ４の［4.1：型式表示］の項を参照）の電流が流れること。また、検出対象の機器がOFFの時には電流が流れないことを電流計で確認してください。
10.1.2）負荷電流のチェック
負荷センサーの一次側の電流値は対象の機器がONの時には負荷センサーの一次側に検出範囲内（1.0AT〜160AT）の電流が流れていること。また機器がOFFの時には電流が200mAT以下のことを電流計で確認してください。

１０.２：負荷を駆動していないときに負荷センサーが誘導または漏れ電流を検出する場合の対応
エレカット本体の負荷電流信号の入力端子の間に抵抗を取り付け、負荷センサーの一次側の電流の検出範囲を調整して誤作動を防止してください。
取り付ける抵抗値と電流の検出範囲の関係は次の表を参照してください。

電流を検出する範囲（AT）
電流を検出しない
範囲（AT）

8.2kΩ

1W3.9kΩ1.4〜160 AT

2.0〜160 AT

0〜0.5 AT

0〜0.8 AT

１０.３：エレカットの動作条件が時々生じる場合の例［例１］電磁接触器の接点が消耗した時、時々開放時間が長くなることがあります。
処置：安全面を考慮して電磁接触器または接点を交換してください。
［例２］電磁接触器がONからOFFになる時、時々戻りが 遅くなる場合
処置：電磁接触器を交換してください。
［例３］電源投入時操作スイッチONの機能が働く場合
処置：電源ラインのチャタリングを防止するかまたはこの機能を使用しないようにする。
［例４］配線（動力、制御回路）が時々絶縁不良になる場合（移動電線の被覆が破れ、時々接地して漏電電流が流れる場合）
処置：絶縁してください。
［例５］エレカットの特性が経年変化した場合
処置：エレカットを交換してください。

［１１］：銘板類の詳細
例 RTS-31-S3O
例 AC 200/220V
型式 RTS-3□-S3O
電圧

安全上のご注意側面

取扱説明書をよく読んで正しくご使用ください。

カバーの裏側● 本体の端子配列及び説明（RTS-3□-S3O)
NO.1回路判断回路
NO.2回路RTB1817F316151413F21211109F187F4 6543〜 2〜 1端子18は機能がありません。
対象とする電磁接触器の励磁電流が流れるように配線してください。
(No.3回路)
負荷センサーの二次側に配線してください。(No.3回路)対象とする電磁接触器の励磁電流が流れるように配線してください。
(No.2回路)
負荷センサーの二次側に配線してください。(No.２回路)対象とする電磁接触器の励磁電流が流れるように配線してください。
(No.1回路)
負荷センサーの二次側に配線してください。(No.1回路)

出力部
（動作時）
電源端子部

出力接点

接点容量

3-4接点閉3-5接点開AC 220V 2A
DC 24V 2A

NO.3回路● 励磁電流の検出範囲

型式RTS-30-S3O
RTS-31-S3O
RTS-32-S3O

励磁電流の検出範囲
AC8mA 〜1A
AC25mA 〜2A
AC45mA 〜3A● 負荷ｾﾝｻｰ(CTLｰW）の一次側 ［耐電圧：AC600V］
接点の溶着ﾃｽ
ﾄﾉﾏﾙ

操作ｽｲｯﾁONﾃｽ
ﾄﾉﾏﾙ

三相交流（R相、S相、T相）のなかの二相を選択して、無負荷及び定格運転時に於いて、負荷電流検出範囲（１.０AT〜１６０AT）内で貫通方向を合わせてそれぞれ入力してください。
例 R相：１ S相：０ T相：１
二次側
二次側

● 点検

取付時の点検や定期自主点検（月例または年に数回以上）を必ず実施してください。
ａ） 押釦スイッチでエレカットの動作点検を行う時
押釦スイッチの操作スイッチを押した状態で主電磁接触器をONにすれば、端子8-9,12-13及び16-17からの信号がOFFになって溶着検出条件ができます。更に操作スイッチONを継続して、表示灯の点灯と共にエレカットが動作することを確認してくください。（No.1〜No.3までそれぞれ行ってください）ｂ） エレカット本体の操作で動作点検を行う時
ａの操作スイッチを押した状態は"操作スイッチON"設定用波形スイッチを"テスト"側に倒せばできます。それ以外はａの方法に従う。
または"接点の溶着"用波形スイッチをテスト側に倒して、負荷（それぞれNo.1〜No.3まで）に電流を流して、表示灯の点灯と共に動作することを確認してください。
ｃ） リセット方法：動作原因を除去して、電源をOFFまたはリセット釦を押してください。

● 取付環境

周囲温度：0〜55℃ 湿度：85％以下

リセット
側面

クレーン・ホイスト用電装品専門製作

本体の正面図

P.10

［１２］

Q＆Ａ

Ｑ１："電源投入時操作スイッチON"の検出機能を使用しない時には、S3型と機能に相違がありますか？

Ａ１：いいえ、機能に相違はありません。

Ｑ２：本体の励磁電流入力端子に商用の交流電圧(AC100/110V,AC200/220V)を印加してよろしいですか？

Ａ２：いいえ、電圧は印加しないでください。
もし印加すれば短絡状態になり過電流が流れ危険です。

Ｑ３：エレカットに入力する相（電源用端子、励磁電流入力端子、負荷センサーの信号入力）はそれぞれ配線例のように合わせる必要がありますか？

Ａ３：いいえ、それぞれ独立していますので合わせる必要はありません。

Ｑ４：エレカットの電源電圧と電磁接触器の操作回路の電圧は同じですか？

Ａ４：同じでも、異なっていてもよい。

Ｑ５：負荷センサーの定格（電流検出範囲）は負荷の起動時の電流ですか？

Ａ５：いいえ、起動を除いた運転電流の値です。

Ｑ６：負荷センサーは直流電流も検出できますか？

Ａ６：いいえ、直流電流（交流の半波整流を含め）は検出できません。

Ｑ７：負荷センサーになぜ三相のうち二相を入力

Ａ７：欠相時でも必ず負荷電流を検出するためです。

するのですか？

仮に一相で負荷電流を検出した場合、検出している相が欠相になった時、負荷電流が検出できなくなります。

Ｑ８：接点溶着の動作チェックは負荷に電流を流さずにできますか？

Ａ８：いいえ、できません。

Ｑ９：エレカットのヒューズが切れる要因はなんですか？

Ａ９：ヒューズの定格以上の電流が流れるかまたは衝撃により切れることが考えられます。
過電流の例としてはエレカットの選定（励磁電流の定格値より電磁接触器の操作電流の方が大きい場合）が適当でない、外部配線の間違い、外部配線間の混触またはアースした場合が考えられます。

Ｑ10：負荷センサーの一次側の電流定格のＡＴとはなんですか？

Ａ10：変流器の一次電流の単位（一次側の電流値と貫通数の積）でアンペア・ターンと呼びます。

○ 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。

P.11