燃焼イメージングシステム
ボイラーと燃焼炉内のサーマルイメージによる監視

BoilerSpection SD/MB（3.9μm）

500～1600℃

特徴
サーマルイメージカメラ（MC320）内蔵
測定波長：3.9μｍ、320ｘ240 画素、30フレーム/sec
ボアスコープレンズ
測定画角（FOV)は、50°又は 75°
本体カメラハウジングは、空冷、IP65に対応
設置型（SD)、持ち運びできる移動型（MB)を用意
SDは、自動退避機能付で異常時にカメラを保護します。

BoilerSpection SD

自動リトラクト機器：
空冷や電源が断たれた場合に、自動でカメラを安全な位置に退避します。
ファーネス壁ボックスシャッターシステム：
ファーネスとの間にシャッタを設置します。

システムの特徴
ボイラーの処理状態をイメージで知らせます。
燃焼効率を高めます。
メンテナンスコストを減らします。
燃料の切替を最適化します。
燃焼の管理を行ないます。
LumaSpecR/T ソフトウェア

カメラシステム設置例

同時に複数台のカメラの監視
アプリケーション

高度な分析

ボイラー
燃焼炉などの内部温度監視

OPCサーバー使用可能
アナログやデジタルの入出力を使用できます。
イーサネットによる通信
サーバー1台で、24台までのカメラを接続できます。
ボイラー管内部クリーニング前

クリーニング後2つのクリンカが残っています。（左下箇所）

仕様
IRカメラ

自動リトラクト機器と設置

温度範囲

500～1600℃

コントロール

自動退避

2段階のフィルターシステム（エアー又は電気が供給されなくなった時）

測定波長

39μm

エアーフィルタ

画素数

320ｘ240

エアーレギュレータ

内蔵センサ

非冷却型平面アレイセンサ

取付方法

取付プレートへの溶接又はボルト締め

マイクロボロメーター

動作温度

60℃以下

開閉時のWaterwall

SD:

本体ハウジング

IP65

穴越しのWeld-on

SD: 64ｍｍφ

炉内圧力負圧、圧力制御又は正圧カメラ本体重量

SD:13.5kg

アルミ

Vortexクーリング(空冷）

隙間

約5cm

ネットワーク
レンズ

カメラ管理数

24台まで100Base

設置場所

Vortexクーリング(空冷）ハウジング内

カメラ接続

測定画角（FOV)

50°、75°

フィールドスイッチキャビネット NEMA4

フォーカス調整方法

SD:

レンズの保護保護用サファイヤ窓

手動

1台のサーバーで管理可能
T

Ethernet/IP65のエンクロージャー

イーサネットスイッチ内蔵
コントロールルームへの接続

光ファイバーリンク：50/125μm
マルチモードファイバー

850/1350nm 波長を使用

エアーパージ付
レンズ直径

SD:42mmLumaSpec R/T
機能

イメージ比較、差分
トレンドプロファイル、ラインプロファイル

必要な用力
電気ソフトウェア

110-240VAC

リモート監視用にHTMLの出力

2系統

ROIベースの分析、ROIアラーム

15A（6台カメラ接続時）

ライブイメージの保存
電気キャビネット

NEMA4 /IP65

エアー

SD:

850～990

ビデオシーケンス記録
L/min
サーバー

EXCELへのエキスポート
24台まで接続可能

ご注文についてBoilerSpection SD
コードNO.

詳細

912-0041-01
912-0041-02
912-0041-11
912-0041-12
912-0041-21
912-0041-22
912-0043-01
912-0043-02
912-0043-11
912-0043-12
912-0043-21
912-0043-22
112-0002-01
112-0002-02
812-0003-01
812-0002-01
112-0010-01
112-0003-01

BoilerSpection SD Camera, 18'' lens, 30 Hz, NTSC Video, 50° FOVBoilerSpection SD Camera, 24'' lens, 30 Hz, NTSC Video, 50° FOVBoilerSpection SD Camera, 18'' lens, 7.5 Hz, NTSC Video, Exportable, 50° FOVBoilerSpection SD Camera, 24'' lens, 7.5 Hz, NTSC Video, Exportable, 50° FOVBoilerSpection SD Camera, 18'' lens, 7.5 Hz, PAL Video, Exportable, 50° FOVBoilerSpection SD Camera, 24'' lens, 7.5 Hz, PAL Video, Exportable, 50° FOVBoilerSpection SD Camera, 18'' lens, 30 Hz, NTSC Video, 75° FOVBoilerSpection SD Camera, 24'' lens, 30 Hz, NTSC Video, 75° FOVBoilerSpection SD Camera, 18'' lens, 7.5 Hz, NTSC Video, Exportable, 75° FOVBoilerSpection SD Camera, 24'' lens, 7.5 Hz, NTSC Video, Exportable, 75° FOVBoilerSpection SD Camera, 18'' lens, 7.5 Hz, PAL Video, Exportable, 75° FOVBoilerSpection SD Camera, 24'' lens, 7.5 Hz, PAL Video, Exportable, 75° FOVWall Box for 18'' Camera
Wall Box for 24'' Camera
Auto Retraction Device with local controls, power supply for camera and stainless braided air lines

Air Filtration System
Standard SD wall mounting plate, Weld-On, 304 Stainless SteelStandard SD wall mounting plate, Bolt-On, 304 Stainless Steel

BoilerSpection MB
コードNO.

詳細012-0004-01
012-0004-02
012-0058-01
012-0058-02
912-0004-01

BoilerSpection-MB Kit with 18'' (46 cm) lens, 50° FOVBoilerSpection-MB Kit with 24'' (61 cm) lens, 50° FOVBoilerSpection-MB Kit with 18'' (46 cm) lens, 50° FOV, 9 Hz, Euro Plug
BoilerSpection-MB Kit with 24'' (61 cm) lens, 50° FOV, 9 Hz, Euro Plug
Accessory Kit for BoilerSpection-MB Camera system

外形寸法：SD

単位：インチ [］は、mmシステム構成BoilerSpection+FEGT

システム構成一般的な設置例です。

ボイラー内の温度分布モデル

FEGT（Furnace Exit-Gas Temperature）は、炉出口のCO2ガス温度監視システムです。

システムとしての特徴
・IRカメラにボアスコープレンズを組み込んだシステム
・連続監視用に冷却システムを組み込み、本体を保護します。
・フィールドにあるカメラを切り替えるスイッチキャビネット経由で、コントロールルームへデータを送ります。
・イーサネット接続によりコントロールルーム内に置かれたサーバー上で、リアルタイム監視します。
・履歴データを管理できます。
・DCS上のWebシステムへ、リモート監視用のHTMLを出力します。

LumaSpec R/T ソフトウェア

本社
本社〒569-0835 大阪府高槻市三島江1丁目5番4号
大阪府高槻市三島江1丁目5番4号〒569-0835
Tel: :072-678-3453
072-678-3453 Fax
Fax: :072-678-3516
072-678-3516
Tel
パイロメータ営業部
パイロメータ営業部〒221-0063〒221-0063 横浜市神奈川区立町6丁目1番
横浜市神奈川区立町6丁目1番ANNI横浜EAST4Ｆ
ANNI横浜EAST4Ｆ
Tel
Tel: :045-438-1191
045-438-1191 Fax
Fax: :045-438-1192
045-438-1192

Tel
東京支店
Tel: :03-3454-3691
03-3454-3691
東京支店
Tel
横浜営業所
Tel: :045-438-4566
045-438-4566
横浜営業所
Tel
名古屋営業所
Tel: :052-689-5611
0562-57-2680
名古屋支店
Tel
高砂営業所
Tel: :079-444-1300
079-444-1300
高砂営業所
Tel
岡山営業所
Tel: :086-448-5421
086-448-5421
岡山営業所
Tel
広島営業所
Tel: :082-568-5099
082-568-5099
広島営業所
北九州営業所
Tel: :093-671-5834
093-671-5834
北九州営業所 Tel
Tel
大分営業所
Tel: :097-558-3222
097-558-3222
大分営業所
Tel
長崎営業所
Tel: :095-871-0115
095-871-0115
長崎営業所
Tel
高槻工場
Tel: :072-678-1313
072-678-1313
高槻工場
Tel
長崎工場
Tel: :095-871-0115
095-871-0115
長崎工場

Fax
Fax : :03-5422-7815
03-5442-7815
Fax
Fax: :045-438-4568
045-438-4568
Fax
Fax: :052-601-5951
0562-57-2681
Fax
Fax : :079-444-1301
079-444-1301
Fax
Fax : :086-444-9149
086-444-9149
Fax
Fax : :082-568-5098
082-568-5098
Fax
Fax : :093-662-3652
093-662-3652
Fax
Fax : :097-552-3131
097-552-3131
Fax
Fax : :095-871-1001
095-871-1001
Fax
Fax : :072-679-2006
072-679-2006
Fax
Fax : :095-871-1001
095-871-1001