インテリジェントラックトランスファースイッチ

アウトレットレベルの計測と高速給電切り替えを実現したハイブリッドラックトランスファースイッチ
ラリタンのハイブリッドラックトランスファースイッチは電気機械式リレーとシリコン制御整流子（SCR）を利用して、2つの電源間で給電を切り替えます。その結果、静止型切り替えスイッチ（STS）よりも低価格で、標準的な自動切り替えスイッチ（ATS）を上回る性能と信頼性を実現しました。

特徴
給電切り替え時間4～8ミリ秒
同位相・逆位相を問わず信頼できる電源系統の切り替え
オーバーサイズのリレー（定格48A）とSCR（定格70A）

業界トップレベルの高性能

切り替えリレーの障害につながるアーク放電を防止

SCRを利用してSTS並みの迅速な切り替えを実現し、さらにアーク放電やリレー溶着を回避。リレーとSCRのハイブリッド設計によって、系統切り替え後はリレーで通電するため電力効率を高め、発熱を低減します。

電力サージによるアーク放電防止のため、リレー接点の間隔を3.3ミリで設定（通常は0.6ミリ）

毎秒4,800回の電流サンプリングで、給電切り替え時間4～8ミリ秒を実現。

インレットのサージ保護とフィールドで交換可能なヒューズ式ショー
トサーキットブレーカー

PX3TS-5000 シリーズはアウトレットレベルの計測とオンオフ制御が可能です。
電力量（wh）を計測しオプションで環境センサーをサポートする業界唯一のラックトランスファースイッチ。

電力品質監視と、アウトレットレベルの計測及びオンオフ制御（一部モデル）

ローカルおよびWebブラウザーベースのリモートでの電力品質モニタリング、制御、アラーム。

電力品質をユーザー設定によるしきい値で監視iX7コントローラーを搭載したXerus™プラットフォームデザイン。

イーサネット、Modbus、SNMPネットワークの利用信頼性を最大限に重視した設計

Wi-Fi、カメラ、タブレット、カスケード接続用のUSBポート

定格16A/32Aのトランスファースイッチに対しても、オーバーサイズのリレー（定格48A）とSCR（定格70A）を採用。
出力ショートサーキットの切り替えを防止して、第2系統へ障害をもたらす可能性を排除。
単一障害点となる1つの双投リレーの代わりに、2つの単投リレーを採用して、信頼性の高い逆位相切り替えをサポート。

ショートメッセージ、メール、syslog経由でしきい値アラートやステータス更新ラリタンのプラグアンドプレイ環境センサーをサポート

ハイブリッドデザインによって、アーク放電など逆位相切り替えの問題を回避。
同位相給電が必須でないため、より柔軟な対応が可能。

最大動作温度60℃（UL認証）、相対湿度85％の環境まで対応
可能リレー接点の間隔を3.3ミリで設定し（一般的な切り替えスイッチリレーでは0.6ミリ）電力サージによるアーク放電を防止。

エネルギー効率に優れ、低熱放出

リレー接点表面が30％広がるため、より大きな電流に対応します。
サージ保護、フィールドで交換可能なショートサーキットプロテクション、冗長内部電源とコントローラーを装備。

TEL:03-5795-3170 FAX:03-5795-3171 Raritan.com/jp

低電力消費20W
電源コード抜けを防止する
SecureLock®対応多くのラックトランスファースイッチは市場のニーズにこたえられません
電気機械式リレースイッチ（ATS）：FailOutput

アーク放電が原因で接点が溶着することがよくあり、電気機械式リレー切り替えスイッチの主な故障原因のひとつになっています。

Off
Inlet 1

Relay

Inlet 2

Relay給電切り替え時間は8～16ミリ秒と様々です。

8–16msリレーのみのソリューションは、リレーが溶着して給電の切り替えが不可能になったことが表示されません。そのため、切り替えスイッチの故障に気付くことができず、電源障害で切り替えが起こらなくなって初めて気付くことになります。

ATS（リレーベース）切り替え時間

シリコン制御整流器スイッチ（STS）
切り替えは高速（通常4～6ミリ秒）ですが、電気機械式スイッチよりも5.5倍以上高価です。

FailOutput
Off電気機械式リレーよりはるかに多くの電力を必要とし、より多くの熱を放出するので、冷却リソースを消費します。

Inlet 1SCR

エネルギー効率が低いので、強制冷却が必要になったり、運転環境温度を下げざるをえません。

Inlet 2SCR
4ms

ラックのエネルギー効率が大幅に低下することになります。

STS（SCRベース）切り替え時間

ラリタンは、ここが違います
ラリタンによる特許出願中のハイブリッドデザイン
Inlet 1 On
OutputPower

Inlet 2 On
Failシリコン制御整流子（SCR）でスピーディーな切り替えを実現。
特許出願中の電気回路構成で電気機械部品の摩耗を低減。
リレーの切り替え障害につながるアーク放電を防止。

Inlet 2

SCR

Inlet 2

Relay

出力ショートサーキットを特定してアラームを送信するため、手動で給電を切り替える前にショートを修復することも可能。
PX3TS-5000シリーズはアウトレット単位のオンオフ制御と計測を実現
し、シングルコードで接続された端末に電力を確実に供給します。
STS並みのスピードを、より低コストで実現。
4-8ms

ラリタンハイブリッドデザイン（リレー＋SCRベース）
切り替え時間信頼性を高めるファンレス設計。

ラリタンのトランスファースイッチはより速く、より高機能、高信頼性の、使いやすい製品です
多機能ディスプレイ

インジケーターランプ

ショートサーキットプロテクション搭載（フィールドで交換可能なヒューズ式）

アウトレットレベルの計測及びオンオフ制御（モデルによる。PX3TS-5000 シリーズのみ）

筐体イメージ
前面

背面

スマートコントローラーが可能にしたリモート監視と管理直観的インターフェース、SNMP、Modbus、TCP/IP、スクリプトを作成するためのJSON-RPC、IPv4/IPv6対応。
前面、背面のUSBポートに接続したタブレットによるアクセスと制御。
ショートメッセージ、メール、syslog経由でしきい値アラートやステータス更新を受信。
切り替え時間のログを記録してレポート作成。
プラグアンドプレイの環境センサーをサポート。

インテリジェントラック切り替えスイッチのダッシュボード

TEL:03-5795-3170 FAX:03-5795-3171 Raritan.com/jp

USBポートでWi-Fi、カメラ、タブレット、カスケード接続をサポート。

PDVIEW USBポートでタブレットディスプレイを対応
タブレットや携帯電話をリモートディスプレイにすると、重要なあらゆるデータをラック横で確認できるディスプレイとして利用できます。携帯端末を正面か背面のUSBポートに接続するだけでアクセスできます。iOSとAndroid端末に対応しています。

WEBブラウザーベースのリモート電源監視
ユーザーが定義する閾値に基づくアラートで、電圧と周波数をリアルタイムにリモートから監視します。直近切り替え時のAC波形と電源負荷の計測も可能です。

直近切り替え時のAC波形

ラックトランスファースイッチ 日本向けモデル
入力
電圧

入力プラグ形状

出力電圧

出力コンセント形状（数）

電流

PX3TS-5138JR-N1 1U

100V(2) NEMA 5-15P100V

8 x NEMA 5-15R

15A

PX3TS-5716JR-N1 1U100V(2) NEMA L5-20P100V

PX3TS-1075JR

2U100V(2) NEMA L5-20P100V

7 x C13; 1 x C19
8 x NEMA 5-15R

PX3TS-1194JR

2U100V(2) NEMA L5-30P

100V

PX3TS-1464JR

2U200V(2) NEMA L6-30P

200V

型名サイズ

ツイストロック

8 x NEMA 5-15R

ツイストロック

16 x C13; 4 x C19

サーキット
ブレーカー
（数）

外形寸法
（WxDxH)

重量0440 x 420 x 44

6.4

20A

0440 x 420 x 44

6.4

20A

0440 x 380 x 88

8.630A

2x 20A 1-pole

440 x 380 x 88

9.930A

2x 20/30A 2-pole

440 x 380 x 88

10.3

※上記はいずれも受注生産モデルとなります※上記以外のモデルはカスタマイズモデルになります。ラリタンまでお問合せください。
※ 仕様は予告なく変更することがあります。
※ ご使用の環境によっては仕様通りに動作しない場合があります。詳しくは sales.japan@raritan.com へお問い合わせください。
REDPMS 032

製品に関するお問い合わせは03-5795-3170または www.raritan.com/jp/sensors まで©2018 Raritan Inc. All rights reserved. Raritan®はRaritan Inc.またはその所有会社の登録商標です。その他すべての商標または登録商標は、その所有会社に帰属します。ラリタンはルグランブランドの一員であり、インテリジェントPDU、KVMスイッチなどのデータセンターインフラ監視および管理ソリューションのリーディングプロバイダーです。ラリタンの革新的なソリューションは、フォーチ ュン500のトップ企業を含む、世界中のデータセンターやサーバールームで信頼性、効率性、インテリジェンスを提供しております。ラリタンは、1985年以来、リアルタイムの可視性を提供し、また、ITインフラへのセキュアなアクセスと制御を提供することで、ITプロフェッショナルを支援しております。詳細については、
Raritan.com/jp、LinkedIn、Twitterをご覧ください。V1180r10

ラリタン・ジャパン株式会社〒108-0074 東京都港区高輪 3-23-17
品川センタービルディング 14階
TEL：03-5795-3170（代表）FAX：03-5795-3171
URL: http://raritan.com/jp/ E-mail: sales.japan@raritan.com