高性能遠隔監視・制御システム
太陽光発電も蓄電池も一括監視

現地に行かず遠隔で毎日一斉クラウド診断
遠隔監視・制御システム

太陽光発電監視

蓄電池監視・制御

forfor

遠隔監視と自動異常診断を行いO&M費用の削減

ＰＶ ガ ード ミャン

製品の仕様、 デザインなどにつきましては、 予告なく変更することがあります。 不許複製 Copyright © 2021 Nipron Co.,Ltd.

1

導入してか らが本番。

太陽光発電・蓄電設備に は保守管理が必須です!
発電所の小さな異変に気づいていますか？
小さな異変はいずれ大きなトラブルに・・・

いざという時の蓄電設備、日頃から管理を怠ると必要な時に動かないかもしれません。
OK

OK
アレイの影
電柱の影

雑草

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

KO

コネクタ焼損

パネル破損
ホットスポット

ホットスポット

かといって毎日確認するのは手間ですよね？

月
2

火
3

水4

木
5

金
689101112131516171819202223242526272931

1234土7

手間1421285

大きなトラブルが起きてからでは遅い

必要な時に使えないと意味が無い

PVガードミャン for PVマキシマイザーならPVガードミャン for Neo eXpanderなら遠隔監視/自動I-V測定で、発電機会損失を最小限に蓄電設備の状態を遠隔監視/制御。管理の手間・労力を最小限に

詳しくは3ページへ
1 1

定期点検で異常がなくとも、その次の瞬間に止まっているかも…

日
1

実は異常有り・・・

全部OK！

製品の仕様、デザインなどにつきましては、予告なく変更することがあります。
不許複製
Copyright© 2021
NipronCo.,Ltd.
製品の仕様、デザインなどにつきましては、予告なく変更することがあります。
不許複製
Copyright© 2020
NipronCo.,Ltd.

詳しくは5ページへ
製品の仕様、製品の仕様、デザインなどにつきましては、デザインなどにつきましては、予告なく変更することがあります。
予告なく変更することがあります。不許複製
不許複製 Copyright
Copyright©©2021
2020Nipron
NipronCo.,Ltd.
Co.,Ltd.

22

小さな異変を見つけ出し
大きなトラブルを未然に防ぐ

診断機能
正常に発電している場合の特性カーブと異常発生時の特性カーブを比較・分析し、異常ストリングの特定、通知を行います。

電流（Ａ）
10

一般のストリング監視は動作点のみを監視（変化の兆候に気づきにくい）電力（Ｗ）

異常を自動で捉え、位置を特定し通知

特性カーブを分析し、発電異常の診断

4500

正常な電流特性
8

動作点

3500

6

正常な電力特性2500

4グラフの形状から異常がすぐにわかる！

正常範囲

上限値
下限値

1500

実測値

2

発電量の低下を即座に発見

PVガードミャンは特性全体を『フルスキャン』
0
100
150
200
250
300
350
変化の兆候を見逃さない！

forPVガードミャンはストリング単位の発電情報および、I-V曲線のビッグデータをクラウドサーバで管理・診断し、遠隔で異常やその兆候を見つけます。異常発生時に早期発見、早期対応が可能で、発電機会損失を最小限に抑えます。

500
400

450

ＮＧ判定

0電圧（Ｖ）

正常時

異常発生時

システム構成無線通信とすることで、通信工事費用を低減します。なお、無線通信区間では太陽光パネルなど遮蔽物も存在するため、遮蔽物を迂回して通信がで豊富なデータ機会損失のリスクを低減

省力・自動（手が掛からない）

メンテナンスコストを削減きるように、マルチホップおよびメッシュネットワーク通信ができる920MHz帯の無線通信方式を採用しています。

ニプロンがご提供する
監視システムＰＶマキシマイザー

集電箱

PCS

キュービクル

系統連系

変電設備

ストリング監視ボード(PMB)

一般のストリング監視

PVガードミャン for PVマキシマイザー

定常監視

変化の少ない電流のみで監視するため、低感度変化の大きい最大出力電力で監視するため、高感度

I-Vカーブ測定

別途現場に計測器を持ち込んで作業員が測定「フルスキャン機能」で任意時刻に一斉自動測定（デフォルト 3回/日）

異常時のリカバリ

一部の異常の影響でストリング全体の発電性能が大幅低下「PVマキシマイザー効果」で異常の影響を制限し、健全箇所の発電性能を維持

ゲートウェイ

PVガードミャンはPVマキシマイザーが測定したストリング単位のＩ-Ｖ

発電情報、および、各ストリングの健康状態を映す特性曲線(I-V曲線)のビッグデータをクラウドサーバで管理・診断し、遠隔で異常やその兆候を見つけ通報します。

Ｐ-Ｖ

I-V曲線測定による精密検査を行うことで見つけられる異常も多くあります。
太陽光発電システム保守点検ガイドライン(JM16Z001)においても、『保守の一部として、
I-V曲線測定を定期的に行うことが望ましい。
【11.3.4.3より抜粋】』と記載されています。

■ 取得したI-V曲線（イメージ）

発電異常を早期に発見 様々な発電異常を発見しています。
雑草がパネルに落下
正常なストリング
異常時のストリング

無線通信

3

日射計

ストリング監視無線通信装置

RS485

ユーザー

電力管理者

監視サービス概要
ＮＯ項目

内容

１

発電情報収集定期的に発電情報を収集してクラウドにて蓄積します。
データ：「発電情報（電圧、電流、電力、発電量）」
「日射量」
「気温」
「異常情報」
取得周期： ５分毎（データ量、応答性能により調整あり）

２

プロファイル情報収集

予め指定された時間になると 「ストリングのＰ-Ｖ、Ｉ-Ｖ特性」 を取得します。
取得周期： 標準３回/日（最大５回）

３

異常情報通知アラートを送信する設定に応じてアラートメールを送信します。
アラート条件： 通信不可、過熱、ストリング故障、通信異常、過電圧、ストリング発電量低下、ＧＷ異常
通知方法： 予め設定されたアドレスにＥメールを通知（最大５アドレス）

４

ログ表示

異常発生時のログを時系列で表示します。

５

データダウンロード

指定期間の指定データのダウンロードを行います。
ローカル端末での詳細解析などで使用することが出来ます。

６

設定

動作設定： 設備情報、プロファイル取得日時を設定します。
故障判定条件設定： ストリング発電量低下判定設定、ストリング故障判定条件設定を行います。

パネルにアレイの影
I-V曲線比較

クラウドサーバ

RS485

温度計

I-V曲線を365日一斉自動測定。変化の兆候を見逃さない！

インターネット

コネクタ焼損

I-V曲線から異常を発見！
製品の仕様、 デザインなどにつきましては、 予告なく変更することがあります。 不許複製 Copyright © 2021 Nipron Co.,Ltd.

拠点情報設定： 拠点単位で設定する情報を設定します。
拠点名、住所、連絡先などの拠点情報を設定します。
アラートメール送信先、および、モニタ画面目盛り設定を行います。
製品の仕様、 デザインなどにつきましては、 予告なく変更することがあります。 不許複製 Copyright © 2021 Nipron Co.,Ltd.

4

遠隔操作で運用方法を切り替えBCP対策（自家消費）

小さな異変を見つけ出しいつでも確実に使えるシステムにPVガードミャンとNeo eXpander（PV Oasis）を合わせてDC運用することで、災害の発生が予想される場合には蓄AC変電設備電池の一部を非常用として残すことにより、BCP対策としての運用が可能になります。
PVガードミャンは蓄電池の状況も監視しており、日々のキュービクル

整流器

太陽電池+

ＰＶマキシマイザー

商用AC

自立インバータ

メンテナンスを最小限に抑えることが可能です。定期点検が必要な自家発電機と比べると、大幅な省力化が可

蓄電池の遠隔監視・遠隔制御

能で自家発電機の設置が難しい小規模事業所に最適

for Neo eXpanderです。

PVガードミャンは蓄電システムの監視やクラウド診断、充放電の遠隔制御などに対応しています。
これにより、メンテナンスの負担を抑えるだけでなく、BCP対策としての運用も可能です。

太陽光発電

太陽光発電も 蓄電システムも一 括 監 視！

無瞬 停

抑 える！ 蓄電システム

PCS

不揃いな電圧を一定化

天候が安定しているので非常用25％

非常用は最小限に

常用0％
非常用100％

台風が接近しているので診断メニュー例
機能

内容
電力情報表示装置異常情報表示

機器故障情報収集
蓄電池異常検出にも対応

パラメータ設定

充放電制御装置毎に以下の設定
ファイルを保持自家消費・クラウド異常判定閾値
・充放電設定（デマンド制御設定※ ）PVガードミャン（監視システム）
インターネット

常用75％※

ＰＶガードミャンにより、遠隔操作で非常用バッテリーの割り当てを任意の値全て非常用として残すで調整可能です。

監視サービス概要

監視システム データ収 集イメージ

ＰＶマキシマイザー

可能でBCP対策として活用できます。

※対応予定

機能
電力情報表示一定電圧まで昇圧し電圧差を改善

負荷

PV Oasisとは非連系タイプ蓄電式自家消費シス

テムです。
停電発生時に無停電で電力の維持が非常用バッテリの割り当てを遠隔操作で調整可能

省力化

監視機能

ゲートウェイ

照明
PC

蓄電池+

環境対策

メンテナンスコストをPCS

空調

クラウドサーバ

遠隔制御
クラウド異常診断

ゲートウェイ

異常通知

システム制御（起動/リセット）
非常停止、充放電制御

充放電異常

充電・放電制御の異常を検出

内容

検出可能な異常例

バス電圧不一致

同一バス電圧の測定値を比較する
ことで装置の故障などを検出する

装置異常検出装置内の温度や出力電力のバランスから装置の故障を検出する

充放電電源(GBM)の故障
蓄電池の故障開閉器の閉め忘れ

充放電電源(GBM)の故障
蓄電池の故障開閉器の閉め忘れ

充放電電源(GBM)の故障

電力制御診断、内部温度異常

異常検出時にアラートメール送信
機器自己診断、クラウド診断※対応予定

遠隔でバッテリーの監視、※充放電量の調整も可能

蓄電システム用 充 放電DC /DCコンバータ

閲覧/制御

通常逆向き

劣化異種不揃い

故障影

影

+蓄電池
高効率での充放電

状態診断
通知

太陽電池のストリング発電特性（I-V曲線）
蓄電池の充放電、電池残量、装置状態など ※※対応予定

メイン画面（異常発生時）システム監視画面（充放電電源）システム監視画面

電力制御から通信制御までオールインワンパッケージ
蓄電池(BMU/BMS)との協調制御を実装、蓄電システムの開発期間・費用を大幅に削減可能
太陽電池

直流リンク式蓄電システムの構築に必要な機能を装備した充放電制御

充電システム監視画面（蓄電池）

蓄電池

充放電
ＤＣ/ＤＣコンバータ

ラックであり、ポストFITを見据えたプラスアルファのご提案として、売電から自家消費まで、様々な用途の蓄電システムニーズにお応えします。

使 用例

・自家消費型太陽光発電
現在の発電状況や異常発生時には異常個所の通知が表示されます。

5

システムの動作状況をグラフ表示。
異常発生時にはグラフの形状から原因の予測も可能です。

充放電電源の動作状況を表示します。 蓄電池の動作状況を表示します。

製品の仕様、 デザインなどにつきましては、 予告なく変更することがあります。 不許複製 Copyright © 2021 Nipron Co.,Ltd.

ＰＣＳ

放電

蓄電システムコンテナ外観イメージ

・非常用電源・ＶＰＰ ・ＢＣＰ対策 /ＺＥＢなど製品の仕様、 デザインなどにつきましては、 予告なく変更することがあります。 不許複製 Copyright © 2021 Nipron Co.,Ltd.

6

●グリーンパワー営業部 〒660-0805 兵庫県尼崎市西長洲町1丁目3番30号
TEL:06-6487-0611 FAX:06-6487-2212
E-mail:support@nipron.co.jp●首都圏オフィス 〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目18番地9新横浜ICビル903号
TEL:045-565-9777 FAX:045-565-9793
E-mail:support@nipron.co.jp●Sales department and R&D department
1-3-30, Nishinagasu-cho, Amagasaki-city, Hyogo, 660-0805, Japan.
TEL: +81-6-7220-3657 FAX: +81-6-6487-2212●お問い合わせは / Contact us

7c 2021 Nipron Co.,Ltd■不許複製 Copyright ○■原子力・航空機・軍事・宇宙用等の特殊用途および、人命に直接関係するものには使用しないでください。
■本カタログに記載の会社名、製品名、ロゴマークなどは、各社の商標または登録商標です。
■本カタログに記載の仕様、デザインなどは、予告なく変更することがあります。
■ご使用の際は、当社まで「製品仕様書」をご請求いただき、必ず製品仕様書の事項をよくご確認の上正しくご使用ください。
CAT ©
No.2009108-2311
製品の仕様、 デザインなどにつきましては、 予告なく変更することがあります。 不許複製 Copyright2021 Nipron Co.,Ltd.