別販部品シリーズ 2018/2

パンカールーバー
誘引パンカー＆結露防止パンカー

熱再誘引

誘引パンカ－
止防結露(1) 誘引リングによって吹出風量を約20％増やすことができ、冷房時低温吹出空気を誘引空気で再熱し、爽やかなドライエアーで快適環境をつくります。
(2) 低温送風対応の結露防止設計で、水滴落下の心配がなく安心してご使用いただけます。
(3) パンカ－ル－バ－は、発泡成形品に樹脂コーティングしてあり、軽量で耐久性に優れています。
(4) 誘引リングはメンテナンスのために取外しでき、落下防止ワイヤ付きで安全です。

用途 ： 特に除湿が必要な大空間などのダクト吹出用に最適です。
ダクト誘引リング

パンカ－ル－バ－

低温吹出空気低温吹出空気誘引吹出空気
屋内空気
誘引空気

屋内空気と低温吹出空気の混合を抑えながらできるだけ遠方まで冷気の到達を図ります。
また、低温送風による送風動力削減で省エネとなります。

1止防結露結露防止パンカ－(1) ダクトなどにも取付けが容易で、メンテナンスが不要です。
(2) 結露防止設計で水滴落下の心配がなく、開放型工場でも安心してご使用いただけます。

用途 ： 工場や体育館などのダクト吹出用に最適です。

結露防止リングダクト

パンカ－ル－バ－

吹出空気

結露防止リングからパンカールーバーの周囲にダクト内の空気を僅かに吹き出し、結露を防ぎます。

2誘引パンカー （低温送風対応）■寸法表 (ｍｍ)

ダクト取付ボルトセット

パンカ－ル－バ－ガイド

落下防止ワイヤセット
パンカ－ル－バ－ＦＧ
Ｅ
Ｄ

3Ｈ

型 番ＡＢ

Ｃ

ＤＥＦＧＨ

Ｊ

質量（ｋｇ）

KP‐14390

180300420240

256

86

10.5

322

1.8

KP‐16500

220340507307276115

15.54282.9

ΦＡΦＪ2ΦＣ

ΦＢ（可動 角度）
30° 30°2誘引リング

■性能表型

番

KP‐14

KP‐16

吹出風量

ｍ3/ｈ

600

800

1000 1200 1400 1000 1200

誘引混合風量 （約）ｍ3/ｈ

7209601200 1440 1680 1200 1440 1680 1920 2160 2400

吹出風速ｍ/ｓ

6.5

8.7

10.9

13.1

15.3

7.3

8.8

10.2

11.7

静圧

Ｐａ

30.3

50.5

79.4

120.8 186.0

36.3

50.9

69.3

92.3 122.1 162.5

推奨給気
入口温度

冷房℃

13 ℃ ～ 16 ℃

暖房℃

40 ℃ ～ 42 ℃

誘引混合温度

冷房℃

16 ℃ ～ 19 ℃

暖房℃

36 ℃ ～ 38 ℃℃

0 ℃ ～ 50 ℃ （屋内環境）

使用温度範囲1400 1600 1800 2000

13.2

14.6

※ パンカ－周囲温度 冷房時 30℃ 、 暖房時18℃のときを示す。
※ 冷房時、13℃低温送風で取付個数が少なく省コスト、送風動力が削減でき省エネとなります。
※ 通常の使用条件では結露はありませんが、特別な条件で結露が生じた時は吹出温度を若干上昇させてください。
※ 吹出風量および吹出風速は誘引混合前の風量を示します。

■取付方法

取付穴

φＪ

１． ダクトにφＪ寸法にて穴を開けます。
ダクト内径はＪ寸法を守り、その外側にφＪ＋20にて取付穴を開けます。

ダクト

パンカールーバーガイド
取付ボルトセット

２． 付属の専用取付ボルトセットにてパンカールーバーガイドから固定します。

３． 最後に落下防止ワイヤを取付ボルトの１点に固定します。

※ 詳細は納入仕様書にてご確認ください。
落下防止ワイヤ
4

結露防止パンカー■寸法表 (ｍｍ)パンカールーバー

φＢ

φＡ

φＦ
本体穴

取付用穴
Ｈ-φ5.5

Ｄ30°

Ｃ30°

φＥ

結露防止リング
パンカールーバー
取付用ネジ座Ｈ-φ7リング仮止め穴
2-φ6.5

φＡ

φＦφＥＧ

54型 番

ＡＢ

ＣＤＥＦＧ

Ｈ

質量（ｋｇ）

K‐12 （φ300）

395

165

230

6342

327

8652.4

K‐14 （φ350）

〃190

〃

〃〃

〃

〃

〃

2.5

K‐16 （φ400）

510

230

310

〃

451

433

〃

83.9

■性能表型番

K‐12K‐14

K‐16

吹出風量

ｍ3/ｈ 400 600 800 1000 600 800 1000 1200 1400 1000 1200 1400 1600 1800 2000

吹出風速ｍ/ｓ

4.7

静圧

Ｐａ

31.4 43.8 67.8 102.3 33.3 44.1 61.4 84.4 114.6 36.8 45.5 57.1 71.2 88.1 108.6

冷房℃

15 ℃ ～ 20 ℃

暖房℃

35 ℃ ～ 40 ℃使用温度範囲℃

0 ℃ ～ 50 ℃ （屋内環境）

推奨
給気温度7.0

9.4

11.7

5.3

7.1

8.8

10.6 12.3

6.0

7.2

8.4

9.6

10.8 12.0※ ダクト内の風を僅かにパンカールーバー周囲に吹出し結露を防ぎます。
※ 通常の使用条件では結露はありませんが、特別な条件で結露が生じた時は吹出温度を若干上昇させてください。
※ 吹出風量および吹出風速はパンカールーバー周囲に吹出した風量を除いたときを示します。

■取付方法

１． ダクトに結露防止リングに合わせた穴を開けます。
このときダクト内径は結露防止リングのφＦ寸法より小さくならないようにしてください。
ダクト

結露防止リング

パンカールーバー

２． ダクトに結露防止リングをはめ込み固定します。

３． 結露防止リングにパンカールーバーを取付けます。

※ 詳細は納入仕様書にてご確認ください。

6■使用例
外調機/空調機を屋外設置、ダクトにパンカーを任意に配置、外気冷房が可能です

パンカー
パンカー

給気給気

空冷ＨＰ式
立形ルーフトップ
外調機 / 空調機

■誘引パンカー 気流シミュレーション
設定条件 ： 誘引パンカ－ KP‐14型、風量1145ｍ3/ｈ、誘引混合吹出温度17℃、室内温度30℃【冷房時 気流分布】
縦断面（室内中央）（風速 ： ｍ/ｓ）

40(m) 0510

水平断面（床上0.5ｍ）

515（風速 ： ｍ/ｓ）

0(m) 0751015

ゾーン空調・産業用外気処理に最適
空冷ＨＰ式
立形ルーフトップ
外調機 ＆ 空調機
設置場所を取らない立形
２ウェイ回路で省エネ！

(1) 一体形で冷媒配管工事が不要、工事が簡単です(2) 冷暖房、外気冷房を自動で運転します(3) 低負荷時対応で消費電力の削減とCOPの向上を実現します(4) 給気風量を制御し給排気バランス、陽圧化を保ちます(5) 耐久性に考慮した着霜抑制板付でデフロストを軽減します(6) 防雪フードなどの各種付帯部品も取揃えています。

※ 詳細は別冊カタログをご参照ください。

8■設置例910製品の保証サービスについて

当社は製品の開発、向上に努め十分にご満足いただけるよう 努力をしております。当社より納入いたします製品はすべて当社検査

規格に合格したものですが、万一当社の責に基づく故障が生じましたときは、次のとおり保証サービスをいたします。
１. 正常な取り扱いにおいて、当社製造上の責任により故障を生じたときは、納入日より満一カ年無償にて修理または部品等の取替えをいたします。
２. 故障の原因が、製品の保管、移動、施工および使用の誤り等に起因するとき、または当社に申し出なく補修されたものについては､無償補修の責任を負いません。
３. 天災、火災、盗難等不測の事故および当社製作品以外のご支給品、ご指定品による故障や瑕疵については責任範囲外とさせていただきます。
４. 輸送途中の事故あるときは、貴方着荷後直ちにその旨をご通知ください。 さっそく、事情の 調査、現品検査をした後、状況により手直しまたは良品との交換補充をいたします。
この場合、製品の移動または施工後にご通知いただきますと、事情の判明に困難を生じますので、必ず着荷姿のまま、保管の上ご通知ください。

社 〒540‐0005 大阪市中央区上本町西5丁目3番5号（上六Fビル）…………… TEL(050)3733‐9400（代） FAX(06)6764‐6163

本東 京 営 業 本 部 〒100‐0004 東京都千代田区大手町2丁目2番1号（新大手町ビル）………… TEL(050)3784‐2633（代） FAX(03)3275‐3207
大 阪 営 業 本 部 〒542‐0062 大阪市中央区上本町西5丁目3番5号（上六Ｆビル）…………… TEL(050)3733‐9401（代） FAX(06)6764‐6033
名古屋営業本部 〒450‐6427 名古屋市中村区名駅3丁目28番12号（大名古屋ビルヂング） TEL(050)3784‐2630（代） FAX(052)562‐5011
福岡支店 〒812‐0011 福岡市博多区博多駅前1丁目4番1号（博多駅前第一生命ビル） TEL(050)3784‐2620（代） FAX(092)474‐0595

広島支店 〒732‐0827 広島市南区稲荷町4番1号（広島稲荷町NKビル） ……………… TEL(050)3648‐9929（代） FAX(082)262‐5178

仙台支店 〒980‐0021 仙台市青葉区中央3丁目2番1号（青葉通プラザ）……………… TEL(050)3784‐2626（代） FAX(022)261‐1563

札 幌 営 業 所 〒065‐0024 札幌市東区北24条東16丁目1番6号（正栄ビル）……………… TEL(050)3648‐2291（代） FAX(011)207‐3555
金 沢 営 業 所 〒920‐0031 金沢市広岡1丁目1番35号（金沢第2ビル） …………………… TEL(050)3648‐5695（代） FAX(076)233‐5233
八 尾 製 作 所 〒581‐0071 大阪府八尾市北久宝寺2丁目2番7号 ………………………… TEL(050)3733‐9120（代） FAX(072)922‐5691
高 井 田 工 場 〒577‐0053 大阪府東大阪市高井田21番24号……………………………… TEL(050)3486‐1182（代） FAX(06)6782‐1350
河 芸 製 作 所 〒510‐0303 三重県津市河芸町東千里991番地 …………………………… TEL(050)3784‐1930（代） FAX(059)245‐6451

www.kimukoh.co.jp
本カタログは製品改良のために変更することがありますのでご了承ください。
2018年2月初版発行 (C) 2018 KIMURA KOHKI Co.,Ltd. 禁転載

2018/2 PKL