伊方発電所 第２号機
１次冷却材モニタの指示値の変動について

平成２４年６月
四国電力株式会社

１．件

名
伊方発電所 第２号機 １次冷却材モニタの指示値の変動について

２．事象発生の日時
平成２３年 ８月１８日

９時３０分（確認）３．事象発生の設備
第２号機 １次冷却材モニタ
４．事象発生時の運転状況
通常運転中（電気出力５６８ＭＷ）
５．事象発生の状況
伊方発電所第２号機は、通常運転中のところ、８月１８日９時３０分、１次冷却材モニタ＊１の指示値が若干高い状態で推移（約 145μSv/h→約 148μSv/h）していることを確認したことから、警報設定値は 430μSv/h であったが、念のため、当該モニタの点検を実施することとした。
１次冷却材の分析を行った結果、１次冷却材中の放射性ヨウ素および希ガスの濃度は、モニタ値上昇以前の濃度と変化はなく、燃料漏えいの兆候は認められなかった。
また、モニタ診断装置＊２により点検した結果、異常は認められなかった。
なお、当該モニタのバックアップ機能を持つ仮設モニタ（電離箱）の指示値に有意な変動は見られなかった。
その後、継続監視していたところ、当該モニタに再度指示変動があったことから、詳細調査を実施するとともに、当該モニタと同型式のモニタ（半導体）を１次冷却材モニタの近傍に設置し、並行監視を行ったが、いずれにも異常は認められなかった。
また、1 次冷却材モニタの指示値は、詳細調査以降、通常の値（約 145μSv/h）に戻り、監視を続けていたが、その後変動は見られなかった。
当該モニタの詳細調査で異常が認められなかったこと、指示値が通常の値に戻ったことから、９月２日１３時４０分、通常状態に復帰したと判断した。
なお、１次冷却材の分析も継続して実施したが、燃料漏えいの兆候は認められなかった。
本事象によるプラント運転への影響および周辺環境への放射能の影響はなかった。
（添付資料－１，２）＊１ １次冷却材モニタ
燃料の漏えい監視のために設置しているモニタ＊２ モニタ診断装置
放射線モニタの入力回路等の故障要因を診断する装置
1６．事象の時系列
平成２３年
８月１７日
１７時頃
１７時３９分
１８時００分
８月１８日
９時３０分

１次冷却材モニタの指示値が若干上昇していることを確認
１次冷却材サンプリング実施（放射性ヨウ素異常なし）
１次冷却材サンプリング実施（放射性希ガス異常なし）
当該モニタの指示値が若干高い状態で推移していることを確認したことから、念のため、当該モニタを点検することを決定
モニタ診断装置による当該モニタの診断実施（異常なし）

１２時２５分
８月２２日
これまでとは異なる指示変化を踏まえ、当該モニタの追加調査について検討開始
８月２７日
２０時１１分 当該モニタの詳細調査実施（異常なし）
８月２８日
１２時２１分 当該モニタと同形式のモニタ設置（並行監視開始）
９月 １日
１５時４４分 仮設モニタの点検実施（異常なし）
９月 ２日
１３時４０分 当該モニタ指示値は通常の値に復帰したと判断
平成２４年
２月１７日
検出器、信号処理部（レートメータカード，検出器Ｉ／Ｏカード）の健全性をメーカー工場送りし、詳細調査を実施
７．調査結果（１）当該モニタの調査
ａ．現地調査（ａ）モニタ診断装置による点検モニタ診断装置により、テストパルスによる指示値確認試験，チェックソースによる指示値確認試験，波高弁別レベル確認＊３および出力波形観測を実施した結果、異常は認められなかった。
（添付資料－３）＊３ 波高弁別レベル確認
入力信号に対し、ノイズ除去および波形整形を行うために設定された値の確認（ｂ）検出器の点検指示変動要因を調査するため、検出器等に対して鉛による遮へいを行い指示の変化を確認した結果、指示値は下がり、鉛遮へいを取り除くと指示値は元に戻った。

2

検出器および信号処理部のケーブルコネクタ部にタッピングによる衝撃を与え指示値の変動を確認した結果、異常は認められなかった。
検出器ケーブルの抵抗を測定した結果、異常は認められなかった。
（ｃ）検出器の入出力点検
検出器に照射装置を用いて模擬入力による出力を確認した結果、異常は認められなかった。また、線源校正試験を行った結果、異常は認められなかった。
一時的に予備検出器に取り替え、指示の確認を行った結果、異常は認められなかった。
（ｄ）信号処理部の点検
当該モニタの信号処理部（レートメータカード、検出器Ｉ／Ｏカード、ディスプレイカード）の点検を実施した結果、異常は認められなかった。
（ｅ）同型式のモニタによる並行監視
当該モニタと同型式のモニタを、当該モニタの近傍に設置し並行監視を行ったが、いずれの指示値も安定しており異常は認められなかった。
（添付資料－４）
ｂ．詳細調査当該モニタの現地調査において異常は認められなかったが念のため事象発生の可能性が完全に否定できない検出器、信号処理部（レートメータカード，検出器Ｉ／Ｏカード）を予備品に取り替えるとともに、メーカー工場送りし、詳細調査を実施した。
（添付資料－５）（ａ）外観目視検査
外観目視点検の結果、内部部品に損傷、焼損等の異常は認められなかった。
（ｂ）機能特性試験
模擬線源で線源校正試験および入出力特性試験＊4、波高弁別レベル確
認、出力波形観測を行った結果、異常は認められなかった。
＊４

入出力特性試験
模擬入力による指示の確認

3

（ｃ）常温エージング試験
実機使用温度と同様の温度（２１℃）にて１００時間のエージング試験（運転中と同じ条件にするため、電源を連続投入する試験）を実施したが、事象は再現しなかった。
（ｄ）再現試験
前項までの調査、試験で事象が再現しなかったため、仕様温度範囲（検出器: ０～６５℃、信号処理部: ０～５０℃）で試験を実施し事象の再現を試みたが、再現しなかった。詳細下記参照（検出器の試験項目）
・温度試験
検出器の環境温度を常温（２０℃）から変化（２０℃→０℃→４０℃→６０℃→常温２０℃）させ、各温度で２時間保持・高温エージング試験
通常よりも高温条件（６０℃）で連続１２時間保持（信号処理部の試験項目）
・高温エージング試験
通常よりも高温条件（５０℃）で１００時間の連続通電
・温度サイクル試験
０～５０℃／２時間の温度サイクルを１０サイクル実施
以上より、メーカー工場での調査では事象は再現せず、異常は認められなかった。
（２）仮設モニタの調査
仮設モニタの外観・動作点検、単体機能試験＊５、入出力特性試験、線源校正試験＊６を実施した結果、異常は認められなかった。
＊５＊６

単体機能試験
構成機器単体の指示の確認
線源校正試験
線源照射による指示の確認（３）当該モニタの保守状況の調査
当該モニタは、日常保修点検（１ヶ月点検、６ヶ月点検）および定期点検を実施しており、至近では平成２３年７月２６日に１ヶ月点検を実施し、異常は認められなかった。また、定期点検毎（第２２回定検:平成２２年８月～１１月）に検出器を取り替えている。
4

（４）当該モニタの指示変動要因の確認
当該モニタに指示変動を及ぼす要因として、プラントの運転状態や１次冷却材中の放射能濃度の変動が考えられるが、当該モニタ指示変動期間中（約１０日間）は、運転状態および１次冷却材中の放射性ヨウ素、希ガス濃度の変動はなかった。
その他の要因として、1 次冷却材中（浄化装置入口）に含まれる粒子状の放射性クラッド＊7（Ｃｏ－５８等）による変動も考えられたが、放射性クラッドによる指示変動は通常短時間であり、今回は約１０日間程度指示が若干上昇したことから、今回の事象の要因である可能性は低い。
＊７

放射性クラッド
１次冷却水において、金属材料の腐食によって生ずる腐食生成物のうち、原子炉で放射化され、水に溶けずに粒子状で分散したり、配管等に付着している金属酸化物の総称。
クラッドの主な構成元素は構造材に含まれるＮｉ，Ｃｏであり、一部が放射化しＣｏ－５８やＣｏ－６０になる。

８．推定原因
今回の事象について、当該モニタの調査等を行ったが原因の特定には至らなかった。また、メーカー詳細調査においても再現性はなく、異常は認められなかったことから、当該モニタの一過性の事象と推定した。
９．対 策（１）当該モニタの検出器、信号処理部（レートメータカード，検出器Ｉ／Ｏカード）を予備品に取替えた。
（２）これまでと同様に、日常保修点検（１ヶ月点検、６ヶ月点検）および定期点検を実施し、健全性を確認するとともに運転中のモニタ故障に対応するため、検出器および信号処理部の予備品を常備しておく。
以5

上添付

資料

添付資料－１

伊方発電所２号機

１次冷却材系統概要図

添付資料－２

１次冷却材モニタ推移

添付資料－３

１次冷却材モニタ概要図

添付資料－４

１次冷却材モニタ写真

添付資料－５

信号処理部（レートメータカード、検出器Ｉ／Ｏカード）写真

添付資料－１

伊方発電所２号機 １次冷却材系統概要図

当該検出装置蒸気発生器２Ａ

蒸気発生器２Ｂ

加圧器

放射線監視盤

放射線総合監視システム

中央制御室
原子炉容器

S1

１次冷却材
ポンプ２Ｂ

１次冷却材モニタ
検出器

１次冷却材
ポンプ２Ａ
S2
浄化装置

体積制御
タンク

充てんポンプS1 ：ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞﾎﾟｲﾝﾄ（１次冷却材）
S2 ：ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞﾎﾟｲﾝﾄ(浄化装置入口)

１次冷却材モニタ推移
450

警報設定値：430μSv/h以上

400

350

300
指示値
(μSv/h) 250

200

モニタ点検

詳細点検

150

8/10

8/11

8/12

8/13

8/14

8/15

8/16

8/17

8/18

8/19

8/20

8/21

8/22

8/23

8/24

8/25

8/26

8/27

8/28

8/298/30

8/31

9/1

9/2

9/3

添付資料－２100

１次冷却材モニタ概要図

中央制御室
放射線監視装置盤
原子炉補助建家(１次冷却材配管近傍)
信号処理部
検出器

入力回路

演算回路

プラント計算機等
指示計

指示計

②
①

モニタ
診断装置

③
添付資料－３・ﾃｽﾄﾊﾟﾙｽによる指示値確認①,②,③・ﾁｪｯｸｿｰｽによる指示値、波高弁別ﾚﾍﾞﾙ確認①,②,③・検出器ﾚﾍﾞﾙ確認①

添付資料－４

１次冷却材モニタ写真
１次冷却材モニタ検出部（同型式のモニタによる並行監視状況）

仮設モニタ
（電離箱）

当該モニタ

同型式のモニタ（半導体）添付資料－５

信号処理部（レートメータカード、検出器Ｉ／Ｏカード）写真

放射線監視装置盤

検出器Ｉ／O カード
正面

側面

レートメータカード
正面

側面