［異常時通報連絡の公表文（様式１−１）］
伊方１、２号機放水口水モニタ値の上昇について
21．４．10
原子力安全対策推進監（内線2352）［異常の区分］有・
無［評価レベル −］Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ有・
無
［漏えい量 −］
２１年 ３月２２日１３時３０分
１号・２号・３号・ 共用設備
管理区域内 ・ 管理区域外
・設備の故障、異常・地震、人身事故、 その他

国への法律に基づく報告対象事象
県の公表区分
外部への放射能の放出・漏えい
発生日時
異常の概要

発生場所
種類

［異常の内容］
３月22日(日)14時10分、四国電力(株)から、別紙のとおり、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
１ ３月22日(日)13時30分、１、２号機放水口水モニタ値が上昇し、「10分平均注意」の信号が発信した。
・信号発信時の10分平均値 ８．５cps
・信号設定値
７．６cps２ 降雨による影響を含めて詳細を調査中である。
［異常の原因及び復旧状況］
３月22日(日)16時00分、四国電力(株)から、調査の結果、○信号発信時、発電所からの放射性液体廃棄物の放出実績はなく、放水口につながるモニタ指示にも異常は認められていない。
○14時03分に放水口海水を採取し、手分析した結果、人工放射性核種は検出されなかった。
○発電所周辺の天候は、断続的に雨が降っていた。
○野外モニタも同様に上昇している。
これらのことから、降雨による自然変動と判断する旨の連絡がありました。
県としては、四国電力の調査結果及び過去の同様の事例等から、降雨による自然放射線の上昇による影響と確認しました。
（伊方発電所及び周辺の状況）
原子炉の運転状況

１号機
２号機
３号機

発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況
周辺環境放射線の状況

運転中（出力％）・ 停止中運転中（出力％）・ 停止中運転中（出力103％）・停止中
通常値
・
異常値
(降雨により1,2号機放水口水モニタ値が上昇)
通常値
・
異常値
(降雨により全方位の測定局の値が上昇)

（参考）

１

国への法律に基づく報告対象事象
核原料物質、核燃料物質及び原子 炉の規制に関する法律に基づき、国（経済 産業省原子力安全・保安院等）に対し 、一定レベル以上の事故・故障等を報告す ることが義務付けられている。
国への法律に基づく報告対象事象 に該当すれば、国際原子力機関が定めた評 価尺度に基づき、７から評価対象外ま での９段階の評価レベルが示されるので、 異常の程度を判断する目安となる。評 価対象外以下のものについては、安全に関 係しない事象とされている。

２

県の公表区分

区分
Ａ

内

容○安全協定書第11条第２項第１号から第10号までに掲げる事態（放射 能の放出 、原子 炉の停止 、出力抑 制を伴う 事故・故 障、国へ の報告対象事象等）○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態（大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生等）○その他特に重要と認められる事態
Ｂ○管理区域内の設備の異常○発電 所の運転 ・管理 に関する 重要な計 器の機能 低下、指 示値の有 意な変化
○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき○その他重要と認められる事態

Ｃ３○区分Ａ，Ｂ以外の事項
管理区域内・管理区域外
その場所に立ち入る人の被ばく管 理等を適切に実施するため、一定レベル（ ３月間に１．３ミリシーベルト）を超 える被ばくの可能性がある区域を法律で管 理区域として定めている。原子炉格納 容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、 放射能を含む一次冷却水の流れている 系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性 廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。
異常発生の場所が管理区域の内か 外かによって、異常の程度を判断する目安 となる。

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ）
発信年月日
発 信 者

平成２１年
伊方発電所

当 該 機

１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)

号 機

３月２２日（ 日 ） １４時 １０分
多田(定格出力)

MW にて（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）発生時 １．出力状 況 ２．1 号機第 26 回 定期検査中、2 号機第 21 回 定期検査中

設備トラブル ・ 人身事故 ・地震・ その他

１．発生日時：

３月２２日１３時３０分頃

２．場

所：

１．２号機放水口（管理区域外）

３．状

況：

伊方 1,2 号機は、定期検査中のところ、本日 13:30、放水口水モニタの指示が上昇し、「10 分平均注意」の信号が発信しました。
・ 13:30 現在の指示値
発生状況
概要：約8.5cps

・ 「10 分平均注意」の信号設定値：7.6cps

今後、詳細調査いたします。
現在の発電所周辺の天候は雨であることから、降雨による影響も含めて、詳細を調査中です。

運転状況

備考

１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ、第２報）
発信年月日
発 信 者

平成２１年
伊方発電所

当 該 機

１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)

号 機

３月２２日（ 日 ） １６時 ００分
多田(定格出力)

MW にて（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）発生時 １．出力状 況 ２．1 号機第 26 回 定期検査中、2 号機第 21 回 定期検査中

設備トラブル ・ 人身事故 ・地震・ その他

１．発生日時：

３月２２日１３時３０分頃

２．場

所：

１．２号機放水口（管理区域外）

３．状

況：

伊方 1,2 号機は、定期検査中のところ、本日 13:30 に放水口水モニタの指示が上昇し、「10 分平均注意」の信号が発信しました。
・ 13:30 現在の指示値：約8.5cps

・ 「10 分平均注意」の信号設定値
発生状況
概要：7.6cps【第１報にてお知らせ済み】

以下の調査結果より、降雨による自然変動と判断しました。
・信号発信時、発電所からの放射性液体廃棄物の放出実績はなく、また、放水口に継がるモニタ指示にも異常は認められていない
・14:03 に放水口海水を採取し、手分析した結果、人工核種は検出されなかった
・発電所周辺の天候は、断続的に雨が降っている・野外モニタも同様に上昇している
なお、本事象によるプラントの運転への影響および環境への放射能の影響はありません。
本事象に係るお知らせは本報をもって終了させていただきます。
運転状況

備考

１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊方発電所 基本系統図＜管理区域内＞○燃料取替用水タンク
通常運転中は、非常用炉心冷却設備等の水源として待機し、定期検査時には燃料取替時の水張りに使用する。

［凡例］：原子炉で発生した熱を蒸気発生器に伝える設備（１次冷却設備）[放射性物質を含む]○蒸気発生器原 子炉で 温めら れた高温 の水を 利用し て別の水 （２次 冷却水 ）を蒸気に変える。

原子炉格納容器
格納容器スプレイ：緊急時に原子炉等を冷やす設備（非常用炉心冷却設備等）[放射性物質を含む]：１次冷却水の水質・水量を調整する設備（化学体積制御設備）[放射性物質を含む]：蒸気発生器でできた蒸気でタービンをまわし発電する設備（２次冷却設備）[放射性物質を含まない]

緊急時に原子炉格納容器内に注水し、内部を冷却･減圧する。

格納容器ｽﾌﾟﾚｲ冷却器：管理区域（ 高 圧 ター ビ ン へ ）原子炉格納容器、使用済燃料等の貯蔵、放射性廃棄物の廃棄等の場所であって、その場所の放射線が一定レベル(３月間に1.3ミリシーベルト)を超える恐れのある場所[実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１条第２項第４号に規定]○原子炉容器ウラ ン燃料 を核分裂させて 、その 時に出る熱で水 （１次 冷却水）を高温にする。

格納容器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時に原子炉に高圧で注水し、燃料を冷却する。

○湿分分離加熱器
高圧タービンを出た蒸気を加熱し、蒸気中の水滴を除去する。

高圧注入ﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急 時に原 子炉に低圧大容量で注水し 、燃料 を冷却する。また、原子炉停止時の冷却にも使用する。

低圧
タービン

余熱除去冷 却器

循環水ポンプ
発電機

余熱除去ﾎﾟﾝﾌﾟ

取水口

Ｍ

高圧タービン○脱塩塔
１次冷却水に溶け込んだイオン状の不純分を除去する。

放水口
復水ポンプ

○体積制御タンク
１次冷却設備への注水量を調整する。

２次 冷却水 を加熱し、熱効率を向上させる。

高圧給水加熱器

充てんポンプ

主給水ポンプ

雑固体焼却設備
焼却炉
使用済
燃料排ｶﾞｽﾌｨﾙﾀ ﾌｧﾝ

使用済燃料ピット

管理区 域内で 使用した清掃用 の紙や 布等を焼却し、体積を減らす。

○復水器
タービ ンをま わした蒸気を海 水で冷 やして水に戻す。

低圧給水加熱器○脱気器
２ 次冷却 水中に 溶け込んだ空気を除去する。

放水口水モニタ値の上昇

伊方１，２号機放水口水モニタ設置状況

用語解説○放水口水モニタ
伊方発電所の放水口からの放流水のガンマ線を測定するために設置されている放射線測定器。１，２号機は、放水ピット中に設置されており、３号機は水を放水ピットから汲み上げて測定する形式となっている。
県では、テレメータにより四国電力の放水口水モニタ値を連続監視しており、設定値（7.5cps：平成12年度までの最大値）を超えると、テレメータから関係者の電話、ポケットベルに自動通報があり、原因調査を開始することとしている。
○廃棄物処理設備排水モニタ
液体放射性廃棄物は、モニタタンク等に貯められ、放射性物質等の分析を行って法令値を満たしていることを確認した後、廃棄物処理設備排水モニタで監視しながら放出され、最終的には放水口で海水と混合して放出されている。
○降雨により放水口水モニタが上昇する理由
降雨があると、大気中の自然放射性物質が地表に洗い落とされ、地表近くの放射線量が上昇するが、伊方１，２号機の放水口水モニタの検出器は、放水ピット中に直接設置されているため、大気中の放射性物質の影響を受けてモニタ値が上昇する。
伊方３号機の放水口水モニタは、放水ピットから水を汲み上げて、遮蔽された箱の中で検出器により測定する形式となっているため、降雨による影響は少ない。
確認書改定（平成11年12月24日）以降、同様の事例が９回発生し、四国電力から通報連絡を受けている。
自動通報発生年月日

最大値（ｃｐｓ）

平成11年12月26日

６．９

降雨による自然変動

平成12年１月20日

６．８

降雨による自然変動

平成12年１月26日

７．４

降雨による自然変動

平成12年３月16日

７．０

降雨による自然変動

平成13年４月21日

７．６

降雨による自然変動

平成14年４月11日

８．７降雨による自然変動

平成17年３月17日

８．９

降雨による自然変動

平成19年１月７日

７．９

降雨による自然変動

平成19年７月20日

７．８

降雨による自然変動○ｃｐｓ(ｼｰﾋﾟｰｴｽ)（count per second）
１秒間に計測される放射線の数。

原因

周 辺 環 境 放 射 線 調 査 結 果（県環境放射線テレメータ装置により確認）
平成21年３月22日(日)
測定値 （シンチレーション検出器）
13:20 13:30 13:40
５１
５６６０
５３
５７６１
４１４４４７
５２
５４
５９
５８
６０
６５４９
５１
５５６３
６５
７０
４０
４３４９
４７
５０
５５５０
５５５８５２
５７
６１
５１
５７６３
５３
５７
６０
7.4
8.5
8.0
4.5
4.3
4.5

測定局
時刻
13:10
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ(九町越) ４８九町ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
５１
愛 湊浦ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
３８媛 伊方越 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
４６
県 川永田 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
５４豊之浦 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
４７加周ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
６０大成ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
３９四 ﾓﾆﾀﾘﾝグｽﾃｰｼｮﾝ
４３
国 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.1４８電 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.2
４７
力 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.3４９㈱ ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.4
４９
1,2号機放水口ﾓﾆﾀ(cps)6.8
3号機放水口ﾓﾆﾀ(cps)4.5※降雨の状況： 有 ・ 無
伊方発電所の排気筒モニタにも異常なかった。

（単位：ﾅﾉグﾚｲ／時）
平常の変動幅の最大値
13:50 降雨時 降雨時以外
６０４６
１９６０４８２５４８３７
１６６０４６２２６７５１２７５５４３１４６７５４３０４３３６２２５５４１
１７５８４４１６６０４５１６６４４６１５６１４４１６7.9
12年度までの最大値7.54.4
12年度までの最大値5.9（参考）１ 環境放射線の測定値は、降雨等の気象要因や自然条件の変化等により変動するので、原子力安全委員会の環境放射線モニタリング指針に基づき、測定値を「平常の変動幅」と比較して評価しています。
「 平 常 の 変 動 幅 」 は 、 過 去 ２ 年 間 （ 平 成 18、 19年 度 ） の 測 定 値 を 統 計 処 理 し た 幅（平均値±標準偏差の３倍）としており、一般に、測定値が「平常の変動幅」の最大値以下であれば、問題のない測定値と判断されます。
２ 環 境 放 射 線 は 線 量 ( グ ﾚｲ)で 表 さ れ ま す が 、 一 般 的 に 、 こ れ に 0.8を 乗 じ て 、 人 の 被ば く の 程 度 を 表 す 線 量 (ｼ- ベ ﾙﾄ)に 換 算 し て い ま す 。
例 え ば 、 線 量 率 約 20ﾅﾉ グ ﾚｲ／ 時 の 地 点 で は 、 １ 年 間 に 約 0.14ﾐﾘｼ- ベ ﾙﾄ（ ミ リ は ナ ノの 100万 倍 を 表 す ） の 自 然 放 射 線 を 受 け る こ と と な り ま す が 、 こ れ は 、 胃 の Ｘ 線 検 診を１回受けた場合の４分の１程度の量です。