２０２４年 ２月
製品特長

太陽光発電の必需品

PVマキシマイザー
納入事例

製品紹介
製品仕様

遠隔監視システム （ＰＶＧ）

上 げる 視 る
護る製品の仕様、 デザインなどにつきましては、 予告なく変更することがあります。 不許複製 Copyright © 2024 Nipron Co.,Ltd.

1

PVマキシマイザーカタログ

目次
1
4

発電所の発電量アップ - PVマキシマイザーの効果 -56

限られた土地を有効活用 - 設置条件を気にせずパネル設置 -7

保守&管理コストの削減

8

安全・安心なシステムに & 新時代のHVDCシステムへ

11

12

納入事例 - 株式会社ヤマコー様 -13

14

納入事例 - M社様 -1516

納入事例 - 株式会社ガット様 -1718

納入事例 - THE・FARM様 -1920

納入事例 - 阪南産業株式会社様 -21

22

納入事例 - 株式会社ノーリツ様 -2324

納入事例 - A社様 -製品仕様納入事例 - 恒和株式会社様 -

製品紹介

10

納入事例

9

製品特長

3

25

納入事例 - 不動産管理センター様 -26

納入事例 - さくらインターネット株式会社様 28納入事例 - 株式会社不動産管理センター様 -2930

納入事例 - D社様 -31

32

納入事例 - 株式会社北弘電社様 -33

36

製品紹介 - PVマキシマイザー -37

38

製品仕様 - PVマキシマイザー -3942

製品紹介 - PVガードミャン 製品の仕様、 デザインなどにつきましては、 予告なく変更することがあります。 不許複製 Copyright © 2024 Nipron Co.,Ltd.

製品の仕様、 デザインなどにつきましては、 予告なく変更することがあります。 不許複製 Copyright © 2024 Nipron Co.,Ltd.

遠隔監視システム （ＰＶＧ）

27

ＰＶマキシマイザー
導入 メリ ット

1

目次

ＰＶマキシマイザー で発電所、直流の未来を繋ぐ

2

製品特長

PRODUCT FEATURES

一般的な太陽光システム
最も普及しているセントラル方式のパワコンは、30～50スト

セントラル方式 （例えると…）

太陽光パネルは、電柱・樹木等の影、アレイ向きの不揃い、直列枚数の不揃い、リングを1台のパワコンにより集中的にMPPT制御を行って異種パネルの混合等の要因によりストリングの電圧が低下します。

多くの生徒に対して授業(MPPT制御)を行う学校では、
平均

います。そのため、各ストリングの発電量に対して平均化す

PVマキシマイザーは落ち込んだストリングの電圧を最大電力動作点を維持したまま昇圧することで的なレベルに合わせて授業が行われます。優秀な生徒はるようにMPPT制御が行われます。
これにより、発電量の多いストリング間の電圧差を無くし、発電可能なパネルからは最大限電力を取り出すことができます。

ストリングは、低いストリングに引っ張られ発電が抑制されます。近年注目されている分散型のパワコンシステムは、ス

PVマキシマイザーのシステム最適化イメージ

才能が抑えられ、逆に授業についていけない生徒も現れます。
すると、クラス全体の能力は平均的なものになってし
まいます。

納入事例

トリングを複数のグループ化することで発電量の違いによる製品特長

PVマキシマイザーなら、あらゆる設置環境のパネルから最大限の発電を引き出します。

PVマキシマイザーを導入するとなぜ発電量が増える？

発電ロスを少なくするシステムです。

不揃いな電圧を一定化

発電所のイメージ
平均化されるため、どうしても様々な要因で発生する電圧の不揃いをPVマキシマイザーで昇圧し、パワコン（PCS）へ出力。

簡単すぎる能力を出し切れない。

ちょうど良い一定電圧まで昇圧し電圧差を改善

難しすぎる
製品紹介

PCS
通常

逆向き

不揃い

異種

故障

影

異種混合

製品仕様

PVマキシマイザーを用いた太陽光発電システム
PVマキシマイザーは、個々のストリングに対しMPPT制御を行う

ＰＶマキシマイザー （例えると…）
各生徒に家庭教師を付けることで生徒に合わせた指導をPVマキシマイザーを使えばパネルの種類は問いません。

しても、全てのストリングに対し最大化制御が可能なため、それ行い、各生徒の能力を最大限に引き出すことができます。

異なるパネルメーカーを組み合わせても同じPCSに接続可能です。

ぞれの能力を最大限に発揮することが可能です。
また、PVマキ

これにより、
クラス全体での能力も大きくアップします。

パネルの生産中止で手に入らなかった等の時にPVマキシマイザーを使用すれば、シマイザーは多くのメーカーのパワコンと接続実績があります。

どのパネルも最大で発電できます。

遠隔監視システム （ＰＶＧ）

ため、様々な事情で各ストリングに発電能力のバラツキが発生

発電所のイメージ
三菱電機㈱ 製

多結晶 100kW

個々のストリングに対し MPPT 制御を行うので能力を最大限に出しきれる。

ちょうど良いソーラーフロンティア㈱ 製

CIS 23.5kW

ちょうど良いPCS
3

製品の仕様、 デザインなどにつきましては、 予告なく変更することがあります。 不許複製 Copyright © 2024 Nipron Co.,Ltd.

製品の仕様、 デザインなどにつきましては、 予告なく変更することがあります。 不許複製 Copyright © 2024 Nipron Co.,Ltd.

ちょうど良い4

製品特長

PRODUCT FEATURES

PVマキシマイザーで限られた土地へパネルを敷き詰め、発電量を増加させることが可能です。

アレイの前後間隔を狭めて、パネルを集積配置。影がアレイにかかったとしても、PVマキシマイザーが発電量を引き上げる為、設置が可能です。
パネルの枚数を予定よりも多く設置し面積当たりの発電量を増加させることが出来ます。

東西南北の法面にパネル設置

パネルの設置を見送っていた狭いスペースや、北面などの設置条件が悪い場所にパネルを設

木や山の影がかかる場所にパネルを設置して置すると既設部に発電ロスが発生するため、も十分な発電が可能です。同じ土地でもパネ

パネルの設置を行わないことが一般的です。

ルの設置枚数が増やせるため、単位面積当たPVマキシマイザーを接続すると既設部の発電りの発電量がアップします。

ロスを抑え発電量を最大化できます。条件次

製品特長

パネルの集積配置

影・端数を気にせずパネルの設置

第では従来設計の5割から2倍増しまでパネル
ＰＶマキシマイザー有りのイメージを設置することが可能になり、発電量を大幅に通常配置（イメージ）

納入事例増やすことが可能です。
ＰＶマキシマイザー有りのイメージ
北 面にもパネルを設 置 出 来るので土地の有効活用が可能

広い＝広大な面積が必要
ストリング①集積配置（イメージ）

ストリング③

ＰＶマキシマイザーによって設置が可能になるパネル

可能で、より多くのパネルが設置可能

製品紹介

ストリング②

アレイ間隔を狭める

スペースに応じた自由なレイアウトが前列の架台による影がかかり、ストリング④

ストリング④に電圧の低下が影発生している。

狭い＝面積当たりの発電量アップ

広大な発電所でも一斉クラウド診断

アレイ間隔を狭めると、上記の様に時間帯によって影がかかり、ストリングの電圧が低下します。
すると、他の正常なストリングの電設置場所に応じて特性や型式の違うパネル(安価

従来のI-V測定は現場で手作業で行うため、圧にも影響を及ぼし電圧を引き下げてしまうため、発電量が低下します。
PVマキシマイザーは落ち込んだストリングの電圧を最大な結晶系、分散光に強い薄膜系、ソーラーカーポ

測定に時間がかかり、同一条件での測定は電力動作点を維持したまま他ストリングの電圧まで昇圧させることでストリング間の電圧差を無くし、発電可能なパネルからは最ートなど)を混在させることが可能となります。

不可能でした。

PVマキシマイザーがストリング毎に発電制御を

PVガードミャンなら、毎日一斉にすべての行うため、パネル種別ごとにPCSを設置する必要

ストリングを遠隔・自動でI-V測定するため、が無く、スペースを最大限に活用できます。

小さな異変も見つけ出し大きなトラブルを影の影響を抑えるPVマキシマイザー

大限電力を取り出すことができます。

製品仕様

異種パネルを混在させた設置が可能

影がかかってもPVマキシマイザーで効率改善

遠隔監視システム （ＰＶＧ）

未然に防ぎます。

下記の図は、
上記と同様の条件の発電所において発電量を計測したデータで、PVマキシマイザーがある場合では、ない場合より2倍近く発電量が増加していることが確認できます。

電力の推移 -１

電力の推移 -２

2,500[

累積発電電力量

電力

2,000

10,000+97.5%

8,000

1,500

W

]

6,000

1,000

[

Wh

0

]

500
7:00

9:00

11:00

PVマキシマイザー有5

11,170Wh

12,000
増加した
発電量

13:00

15:00

17:00

PVマキシマイザー無5,654Wh

4,000
2,000
0

8:00
10:00
12:00
PVマキシマイザー有

14:00
16:00 18:00
PVマキシマイザー無製品の仕様、 デザインなどにつきましては、 予告なく変更することがあります。 不許複製 Copyright © 2024 Nipron Co.,Ltd.

製品の仕様、 デザインなどにつきましては、 予告なく変更することがあります。 不許複製 Copyright © 2024 Nipron Co.,Ltd.

6

製品特長

PRODUCT FEATURES

遠方の発電所に行くのは大変！

自宅や事務所にいながら全ての発電所についてから計測にも時間がかかる・・・

ストリング計測が可能。
AIによる異常診断機能で、システムに応じた

折角発電所に行っても曇りや雨で計測できず

自己診断！

製品特長

20年間という長期間の事業期間でも、いつでも安全・安心を提供します

発電所全てのストリングを遠隔でPV特性監視

PVガードミャン

アークキラー

ストリング単位のリモート監視システム。

と、火災が発生し、発電所や建物を毀損してしまう恐れ

高精度な異常診断で、いつでもどこでもどんな状況でもがあります。アークキラーは、アーク放電を感知して発生迅速に異常をお知らせします。

した回路を遮断することで、発電所や建物を火災から守納入事例

ケーブルの断線・破損などによりアーク放電が発生する

異常発生

ります。
①検知
発電所(パネル)⑤修理

PVマキシマイザー

②データ

ユーザー

製品紹介

④通知
ＡＩ

広大な発電所のすべてのI-Vをリモートで測る事ができ、遠方の発電所まで行く必要が有りません。

AI※本製品は開発中であり、写真はイメージです。

③診断

クラウドシステム※イメージ

また、発電しながら特性を計測できるので、計測時の発電損失も0です。

製品仕様

Ｉ-Ｖ
新時代に向けた高圧直流給電に役立てる製品です

Ｐ-Ｖ

遠隔監視システム （ＰＶＧ）

リモートでI-V、P-Vカーブの取得が可能

ＰＶマキシマイザー

監視精度が高く、異常の早期発見を実現

太陽光発電所

正常範囲
上限値
下限値

電力会社
（交流）

実測値
ＮＧ判定

取得したI-V特性を毎日自動で診断
AIを活用した故障診断も開発中

7

製品の仕様、 デザインなどにつきましては、 予告なく変更することがあります。 不許複製 Copyright © 2024 Nipron Co.,Ltd.

ＨＶＤＣ

工場・住宅・データセンター

蓄 電 池 制 御 技 術 は、V PP事 業 へ の 発 展も！
製品の仕様、 デザインなどにつきましては、 予告なく変更することがあります。 不許複製 Copyright © 2024 Nipron Co.,Ltd.

8

納入事例

CASE STUDIES

太陽光
1400 kWＰＶＭ ＰＶG

恒和株式会社 様

納入製品

システム構成（イメージ）

PVマキシマイザー
PVガードミャン奈良県山辺郡

増設PV (合計397.5kW)

新設PV (合計1040kW)

PCS_3 (500kW)

奈 良 県 に ある サ ー キット場 名 阪 ス ポ ー ツランド を 運 営 さ れ て いる 恒 和 株 式 会 社 様 。
設 置 ス ペ ース の 限られる 第 二 期 、第 三 期 の 発 電 所 建 設 に お い て、P V マ キ シ マ イザ ー を 活 用した

PVマキシマイザー

増設PV (198.75kW)

新 設・増 設 提 案ご 採 用 頂 きました 。

PVマキシマイザー

新設PV (525.7kW)

製品特長

PVマキシマイザー

新設PV (514.3kW)

高圧連系キュービクル

既存メガソーラー発電所の余った土地へ１.４MWのシステムを新設。

納入事例

PCS_4 (500kW)

PVマキシマイザー

増設PV (198.75kW)

悪条件でも予想を上回る発電実績

ストリング別 電力・電圧・電流監視システム「PVガードミャン」
もご採用頂きま下記グラフはシミュレーション発電量と実発電量の比較です。
当初予想されした。

た発電量を大きく上回り、PVマキシマイザーの効果が発揮されていることがPVマキシマイザーのMPPT制御機能とデバイスを共有することで、コストを分かります。
特に2017年5月はシミュレーション対比119％、
同6月は140％と、抑えながらも他社にない、高精度な監視を実現しています。収集したデータ

設置条件の悪い(ストリングあたりのパネル枚数バラつき)場所にパネルを設をクラウド上で管理することで、インターネットが使える環境であればどこで置しても、PVマキシマイザーによってしっかりと発電できています。

製品紹介

高精度ストリング監視システム

も発電状況の把握が可能です。
【

シミュレーション発電量と実発電量の比較】
シミュレーション値を大幅に上回る実発電量

200,000

ストリングの直列数が異なるため発電電力も異なる

180,000

温度

画像上部増設パネル、画像下部新設パネル

160,000
140,000

日射量

条件の悪い場所への設置でもしっかり発電

製品仕様

120,000
100,000

既設の1MW発電所建設の際に、設置条件が悪くパネルの設置を見送ってい

1

た場所や、
既設発電所周辺のわずかなスペースにPVマキシマイザーを使用することで新たに1MWの発電所を新設しました。
その後、
PVマキシマイザーの効果にご満足いただき、
0.4MWのパネル増設

280,000【

発電電力】【パネル電圧

60,000】40,000温度

20,000の際にもPVマキシマイザーをご採用頂きました。

01

恒 和株 式 会 社 様
2

8月

9月

10月

11月

12月 2017年1月 2月

シミュレーション発電量(kWh)

3月

4月

5月

6月

遠隔監視システム （ＰＶＧ）

2016年6月 7月

日射量

実績発電量(kWh)

名阪スポーツランド

恒和株式会社様は、名阪スポーツランドの運営をされており、オートレー

N

ス場のレンタル、各種モーター競技、モーターサイクル競技の大会会場

C コース

提供および主催されています。
そのほか、山間部遊休地を利用した太陽光発電事業、自然エネルギーに
第 一 期 の 建 設（ 既 設 ） 1 M W
第二期の建設
1M W
第三期の建設400kW

9

製品の仕様、 デザインなどにつきましては、 予告なく変更することがあります。 不許複製 Copyright © 2024 Nipron Co.,Ltd.

よるクリーンエネルギー発電にも積極的に取り組まれています。

製品の仕様、 デザインなどにつきましては、 予告なく変更することがあります。 不許複製 Copyright © 2024 Nipron Co.,Ltd.

10

納入事例

CASE STUDIES

太陽光
238 kW

ＰＶＭ ＧＢＭ

株式会社ヤマコー 様
京都府宇治田原町

納入製品

ＰＶマキシマイザー
グリーンベストミックス電源

システム構成（イメージ）

増設PV (合計238kW)

既設PV (合計376.96kW)
電流センサ

PCS_A (100kW/85kW)

PVマキシマイザー GBM (30kW)

増設PV (47.6kW)

電力コントロール用GBM

株 式 会 社 ヤ マコー 様 で は 、環 境 資 材 を 扱 わ れるメーカーとして 環 境 に 配 慮した 製 品 作りに 取り組 んで おられ 、

電流センサ

太 陽 光 発 電 の 導 入 にも積 極 的 に 取り組 んで おられます。

既設PV (125.44kW)

この 度 、第 二 工 場 建 設 に お いて弊 社 の 提 案 するス ー パ ー 過 積 載 をご 採 用 頂 きました 。
写真奥：既設パネル、
写真手前：増設パネル

製品特長

既設PV (126.08kW)

PCS_B (100kW/85kW)

PVマキシマイザー GBM (30kW)

増設PV (95.2kW)

納入事例

電力コントロール用GBM

高 圧 連系 キ ュ ー ビ ク ル

P V マキシマイザ ーとグリーンベストミックス電 源を組 み 合 わせ、
パワコンの接 続 容 量 制限を超える2 0 0％スーパー過 積 載を実 現 。

電流センサ

既設PV (125.44kW)
PCS_C (100kW/85kW)

PVマキシマイザー GBM (30kW)

増設PV (95.2kW)

電力コントロール用GBM

実測データ

製品紹介

PVマキシマイザー
PVマキシマイザーはストリングごとのMPPT制御によりパネルの発電量を最大化します。パネル枚数の不揃い、影などによる電圧差に対しても影響される事なく高効率な発電が可能で、GBMの電力［ｋW］
120

GBM が動作し、出力を制 御している動作に必要な安定した高電圧（600V）へ高効率で変換します。
100

グリーンベストミックス電源（GBM）

80

GBMは既設パネルの発電量を電流センサーで監視しており、既設パネルと増設パネルの発電量の合計値がPCSの最大入力容

60

製品仕様

量となるよう、発電量を適切にコントロールしています。
40

売電収入アップを実現

増設PVにより発電量が増加している20

株式会社ヤマコー様の今回の増設による売電収入増加量は※

年間約620万円（売電単価40円/kWh）を見込んでいます。導増設パネル

PVマキシマイザー

電力コントロールGBM

既設の過積載率120％制限のパワコン（PCS）に対してPVマキシマイザーとグ
リーンベストミックス電源（GBM）
を組み合わせることでPCSに悪影響を与えることなく過積載率約200％のパネル増設を行いました。
PCSは大幅な過積載に対応できない物も多く、株式会社ヤマコー様が採用さ

増設 PV

過電圧・過電流により停止(自動復帰装置無し)

今回ご採用頂いたシステムは、増設したパネルがPCSに対し過入力を与えない
よう発電量を最適にコントロールするため、PCSが過積載に対応していない場
合でもスーパー過積載が可能になります。
既存の太陽光発電システムへのパ

11

16:48

既設W

19:12

増設

2017年5月19日

21:36

合計W
天候：晴

PCS
PV マキシマイザー

GBM

代表取締役社長 山崎 惠弘 様

は仕事効率を上げ、輸送コスト削減や破損ロスの軽減、イベント設
営・撤去での作業時間短縮に貢献します。
製作実績は3万点以上あり、
業種業態問わず、
あらゆる分野で活用

売電
昇 圧・安 定 化

株式会社ヤマコー様 ＥＣサイト
http://www.pladan.comて頑丈なことに加え、繰り返し使える耐久性のあるオリジナル製品

売電価格の維持以外にも、工事費などが高額化する恐れのある連系工事を行う必要も無いため、発電所を新設するよりもメリットが得られます。

14:24

様の用途や運用方法に合わせたオーダーメイドのプラダンケー

既設 PV

増設 PV

率の向上が期待できます。

12:00

ス・プラダン関連製品を自社工場で加工・製造しておられます。
軽く

ニプロン 方 式 の 過 積 載ネル増設のため、
既存システム構成時の固定売電価格のまま、発電量・発電効

9:36

利回りは10.3％となります。

株式会社ヤマコー様は、
プラダン（プラスチックダンボール）をお客ることは困難でした。

7:12

株 式 会 社ヤマコー 様

PCSれているPCSも対応過積載率120％という制限があり、新たにパネルを増設す

4:48※弊社シミュレーションによる通常の過積載既設 PV

2:24

入投資金額が約6,000万円であることから、
この場合の表面遠隔監視システム （ＰＶＧ）

ＰＶシステム構築時の固定売電価格のまま発電量を向上

0されています。

電力コントロール

製品の仕様、 デザインなどにつきましては、 予告なく変更することがあります。 不許複製 Copyright © 2024 Nipron Co.,Ltd.

製品の仕様、 デザインなどにつきましては、 予告なく変更することがあります。 不許複製 Copyright © 2024 Nipron Co.,Ltd.

12

納入事例

CASE STUDIES

太陽光

ＰＶＭ ＰＶG

納入製品

システム構成（イメージ）

ＰＶマキシマイザー
ＰＶガードミャン

三重県北部

増設PV (270kW)

既設PV (332kW)

PVマキシマイザー

東側パネル

PCS(500kW

製品特長

狭 い 斜 面も有 効 活 用、東 西 南 北 の 傾 斜 地 へ パ ネ ルを設 置 。
北面など設置条件が悪くパネルの設置を見送っていた空きスペースへPVマキシマイザーを

高圧連系キュービクル

270 kW

M社様/332kW)

活用した増設提案をご採用頂きました。
また、既設パネルに対してもPVマキシマイザーをご採用頂き、PVマキシマイザーを活用した高精度ストリング監視を実施。

PVマキシマイザー

南側パネル

PVマキシマイザー

北側パネル

PVマキシマイザー

納入事例

西側パネル

PVマキシマイザー
N

1

332kW
270kW

製品紹介

既設パネル
増設パネル

1

2
製品仕様

2

【

を抑え十分な発電が可能

発電シミュレーション】

80,000240

70,000210

60,000180

50,000150

40,000120

30,00090

20,00060

10,00030

南面

方角スペースに関係なくパネルを増設、ストリング監視システムも採用
セントラルPCSの一括制御を行っている場合、北面などの設置条件が悪い場

また、
ストリング別 電力・電圧・電流監視システム「PVガードミャン」
を既設発所にパネルを増設すると既設部に発電量ロスが発生するため、
パネルの増

電所、
新設発電所の両方にご採用頂きました。

設を行わないことが一般的です。

これにより発電所内の全てのストリングに対しリアルタイムで電力・電圧・電

しかし、
PVマキシマイザーを活用しストリング毎に最適制御を行うことで、増流を監視でき、
発電異常に対し迅速な対応が可能となっています。

設による電力ロスを最小化できます。
これにより東西南北にパネルを増設した場合でもしっかりと発電が行え十分な投資対効果が得られます。

PVマキシマイザーを活用すると北面などの設置条件が悪い場所にパネルを増設した場合でも十分な発電量が確保でき、売電収入アップに貢献します。

0

1月

2月

3月

4月

5月

既設部発電量13

製品の仕様、 デザインなどにつきましては、 予告なく変更することがあります。 不許複製 Copyright © 2024 Nipron Co.,Ltd.

製品の仕様、 デザインなどにつきましては、 予告なく変更することがあります。 不許複製 Copyright © 2024 Nipron Co.,Ltd.

6月

7月

増設部発電量

8月

9月

10月

11月

12月

月間日射量（ kWh/㎡）

画像下部増設パネル

月間発電量（ kWh）

PVマキシマイザー

遠隔監視システム （ＰＶＧ）

厳しい設置条件でも発電ロス0

月間日射量（kWh/ ㎡）

14

納入事例

CASE STUDIES

太陽光
283 kW

ＰＶＭ

株式会社ガット 様
岡山県新見市

納入製品

システム構成（イメージ）

ＰＶマキシマイザー

施工 : 株式会社マキテック様PVマキシマイザーあり
増設PV (合計283.92kW)

悪 い 土 地 へ の パ ネ ル 設 置 に 大 き な 効 果 を 発 揮しま す。

増設PV (87.36kW)
増設PV (43.68kW)

今 回 、P V マ キ シ マ イザ ー の 効 果 を 評 価 頂 き、ご 採 用 頂 きました 。

製品特長

既設PV (600.6kW)

P V マキシマイザーの活 用で 設置 条 件の悪い土 地にもパネルを設置 。
P V マ キ シ マ イザ ー は ストリング 毎 に 最 適 制 御 ( M P P T 制 御 ) を 行うた め 、北 向 き 斜 面 、影 の 影 響 など 設 置 条 件 の既設PV (合計2387.84kW)

PCS_A (500kW)

PVマキシマイザー
既設PV (600.6kW)

PCS_B (500kW)

PVマキシマイザー

既設PV (600.6kW)
増設PV (87.36kW)

PCS_C (500kW)

PVマキシマイザー

納入事例

増設PV (43.68kW)

高圧連系キュービクル

増設PV (87.36kW)

増設PV (43.68kW)
既設PV (586.04kW)
製品紹介

増設PV (21.84kW)

PCS_D (490kW)

PVマキシマイザー

増設PV (109.2kW)

シミュレーションを超える発電量を実現【

シミュレーション発電量と実発電量の比較】※2017年2月～2018年1月における累積発電量

製品仕様

右記グラフは2017年2月から2018年1月におけるシミュレーション累積発電量と実績累積発電量の比較です。
鉄塔の影がかかるうえに北向きの斜面という厳しい状況の中でも、増設

125,240 kWh 上回る効果

部分はシミュレーションを上回り実力を証明。
中でも６月はシミュレーショ

北向き斜面、影がかかる土地へのパネル増設

ン対比26％発電量がアップしており、1年間を通して比較すると、実績発電

丘の頂上南側にパネルが設置されたシステムに対し、余った北側のました。

シミュレーション値を量はシミュレーション値に対し大幅に上回る結果（125,240kWh増）となり遠隔監視システム （ＰＶＧ）

土地にPVマキシマイザーを用いたパネル増設を行いました。
0

パネル増設にあたり、増設部は北面であり設置条件が悪い(発電量低2,900,000

3,000,000

実績累積発電量(kWh)下)こと、
セントラルPCSの一括制御による既設部の発電量ロス、発電

赤○部 : 鉄塔

所中央に設置されている鉄塔の影がかかるパネルがあることなどの

灰色部 : 鉄塔の影がかかる部分 ( 冬至 9 時～ 15 時 )懸念があり、
十分な発電量が得られない恐れがありました。

3,100,000

3,200,000

3,300,000

3,400,000

シミュレーション累積発電量(kWh)株 式 会 社ガット 様

そこで、
PVマキシマイザーを導入しストリング毎に最適制御を行うことで、北面設置による電力ロスの最小化、影による影響を最小限に抑株式会社ガット様は、
総合ビル管理のプロフェッショナル集団として、
岡山県

制でき、
システムを最大限に活用しています。

津山市、真庭市の優良施設の運営管理を行っておられます。
これらのプロジェクトについても、ガット様の専門領域であるビルメンテナンスの技術を十分に発揮させ、施設を利用されるお客様が
「安全」
「安心」
、
そしていつまで

15

2387.84kW
5 2 4 .16 k W

N

既設パネル
増設パネル

製品の仕様、 デザインなどにつきましては、 予告なく変更することがあります。 不許複製 Copyright © 2024 Nipron Co.,Ltd.

も「健康」
でいられる環境づくりを行っておられます。

製品の仕様、 デザインなどにつきましては、 予告なく変更することがあります。 不許複製 Copyright © 2024 Nipron Co.,Ltd.

16

納入事例

CASE STUDIES太陽光

茨 城 県 龍ヶ崎 市

納入製品

ＰＶマキシマイザー
ＰＶガードミャン

第一発電所 システム構成（イメージ）

新設PV (682.56kW)

PVマキシマイザー（23台）

PCS(500kW)

製品特長

約 1. 9 M W の 新 設 太 陽 光 発 電 所 に
P V マキシマイザ ー、P V ガ ードミャンを導 入 。

高圧連系キュービクル

1874 kWＰＶＭ ＰＶG

THE・FARM 株式会社 様

太 陽 光 発 電 所 の 発 電 効 率 改 善 、高 精 度 監 視 システム による 機 会 損 失 、O ＆ M 費 用 の 削 減 の た め
P V マ キ シ マ イザ ー 及 び P V ガ ードミャン をご 採 用 頂 きました 。

PVマキシマイザー(580.88kW)

PVマキシマイザー

（18台）

（18台）

PCS(500kW)

製品紹介(610.56kW)

高圧連系キュービクル

新設PV (合計1191.44kW)

納入事例

第二発電所 システム構成（イメージ）

PCS(500kW)

写真
製品仕様

PVガードミャンによる実測データ（第一発電所2017年5月）
THE・FARM株式会社様はPVガードミャン（高精度ストリング監視システム）を採用されているため、ストリングの電圧や発電電力などの発電状況や、ストリングのＩ-Ｖ・Ｐ-Ｖ特性データをインターネット上で確認することができます。PVガードミャンの最大の特徴は、一般的な監視システムでは計測出来ないＩ-Ｖ・Ｐ-Ｖ特性データを取得できる点で、この機能によりPVガードミャンは抜群の監視制度を実現しています。

第二発電所可能です。これにより極めて正確な監

第二発電所

発電量を増やし、高精度監視でO&M費用を抑制

リモートでI-V、P-Vカーブの取得も遠隔監視システム （ＰＶＧ）

発電電力や温度、日射量の変化などの1日の発電状況が確認できます。
PVマキシマイザー

発電電力

発電電流

視精度を実現しており異常の早期発見を可能にします。

新設の682kWの発電所と1181kWの発電所に対し、PVマキシマイザーとPV

Ｉ-Ｖ・Ｐ-Ｖ特性

ガードミャンをご採用頂きました。
PVマキシマイザーの導入により、発電所に発生する影やパネルの汚れ等に

発電電圧

発電量

よる発電ロスを最小限に抑えることで発電量を増やし、売電収入を増加させています。
また、
PVマキシマイザーを活用した高精度ストリング監視システム
により、すべてのストリングに対しリアルタイムで電力・電圧・電流を監視しており、発電異常に対し迅速な対応が可能となっています。
これにより、発電の機会損失を減らし、O&M費用を削減しています。

17

製品の仕様、 デザインなどにつきましては、 予告なく変更することがあります。 不許複製 Copyright © 2024 Nipron Co.,Ltd.

製品の仕様、 デザインなどにつきましては、 予告なく変更することがあります。 不許複製 Copyright © 2024 Nipron Co.,Ltd.

18

納入事例

CASE STUDIES

61.5 kWＰＶＭ

阪 南 産 業 株式 会 社 様

納入製品

システム構成（イメージ）

ＰＶマキシマイザー

兵庫県淡路市

増設PV (61.5kW)

既設PV (290.5kW)

太 陽 光 発 電 に よる 売 電 事 業 に 取り組 ま れ て い る 阪 南 産 業 株 式 会 社 様 。
今 回 、既 設 の 単 結 晶 系 パ ネ ル を 使 用 し た 発 電 所 に 対 し 、
C I S 系 パ ネ ル を 増 設 す る 異 種 パ ネ ル 増 設 提 案 を ご 採 用 頂 き まし た 。

太陽電池モジュール太陽電池モジュールCIS 太陽電池

単結晶シリコン太陽電池

公称最大出力：170W
公称最大出力動作電圧：87.5V
公称最大出力動作電流：1.95A
枚数：362 枚

公称最大出力：250W
公称最大出力動作電圧：30.1V
公称最大出力動作電流：8.31A
枚数：1,162 枚

納入事例

既設パネル
増設パネル

PCS (250kW)

PVマキシマイザー

製品特長

異 種 パ ネ ルによる増 設で 売 電 収 益 を拡 大 。

高圧連系キュービクル

太陽光

1

290.5k W
6 1. 5k W

N

製品紹介

1

シミュレーションを超える発電量を実現画像左下部増設CIS 系パネル

右記グラフはシミュレーション発電量と実発電量の比較です。異異種パネル増設を可能にするPVマキシマイザー

シミュレーションを上回り実力を証明。

通常、セントラル型のPCSを使用している場合、出力動作電圧の違いから単し、異種のパネルであるCIS太陽電池を使用して過積載率140％まで増設を

結晶系パネルとCIS系パネルの混合は発電効率の低下を招くため行わない

行いました。今回増設を行ったスペースは影が掛かるなど設置条件が悪く事が一般的です。
しかし、PVマキシマイザーを使用することで増設したCIS

パネルの設置を見送っていたスペースです。
そこで、影の影響を受けにくい系パネルに対しストリング単位での最適制御（MPPT制御）が行えるため、異とされるCIS系パネルを用いた増設提案をさせて頂きました。

種パネルを混合した場合でも最大発電が可能です。

シミュレーション値を大幅に上回る実発電量

50,000

増設パネル稼働開始

40,00030,000

投資回収期間の前倒しも期待できる結果となっています。
20,00010,0000

2017年1月

2月

3月

4月

シミュレーション発電量(kWh)P V マキシ マ イザ ー 無し

既 設

単 結 晶 シリコン 太 陽 電 池

既 設

単 結 晶 シリコン 太 陽 電 池

動作電圧

7月

8月

阪南産業 株 式 会 社 様
阪南産業株式会社様は昭和34年の創業以来、「木材資源のリサイクルを追求する」
を
企業理念の柱に据え、木材チップ製造を一貫して事業の中心としておられます。
木材チップは木質系の廃棄物を原料として製造されており、製紙メーカーやボードメーカーで紙・パルプやパーティクルボード、ファイバーボードの原料として利用されて増 設

ＣＩＳ太陽電 池

増 設

ＣＩＳ太陽電 池

19

6月

実績発電量(kWh)P V マキシ マ イザ ー 有り

動作電圧

最大電力点が捉えられず発電量が低下する

5月

遠隔監視システム （ＰＶＧ）

既設の過積載率116%の単結晶シリコン太陽電池を使用した発電所に対シミュレーション発電量と実発電量の比較】

60,000製品仕様

種パネル混合という特殊な状況にもかかわらず、

【

います。
また、
環境省の優良産廃処理業者制度にて処分業・収集運搬業ともに優良認定されており、限りのある資源を有効利用して地球環境保全と社会に貢献しておられる企業様
増設部分でも最大電力点で発電可能製品の仕様、 デザインなどにつきましては、 予告なく変更することがあります。 不許複製 Copyright © 2024 Nipron Co.,Ltd.

です。

製品の仕様、 デザインなどにつきましては、 予告なく変更することがあります。 不許複製 Copyright © 2024 Nipron Co.,Ltd.

20

納入事例

CASE STUDIES

太陽光

製 品 や 太 陽 光 発 電 な ど 事 業 活 動 を 通じ て 環 境 負 荷 低 減 に 積 極 的 に 取 り 組 ま れ て い る 株 式 会 社 ノ ーリツ 様 。
こ の 度 、工 場 の 屋 上 に 設 置 さ れ て い る 太 陽 光 発 電 所 に 対し 、P V マ キ シ マ イ ザ ー を 用 い た 増 設 シ ス テ ム をシステム構成 -2（イメージ）

ご 採 用 頂 き まし た 。

増設PV (26.65kW)

PCS(200kW)

PCS(300kW)

既設PV (100.44kW)

PVマキシマイザー画像右部

PVマキシマイザー

納入事例

PCS(175kW)

高圧連系キュービクル

PVマキシマイザー

製品特長

PCS(100kW)

既設PV (299.52kW)

仕 様 の異なるパネルを増設し、P V マキシマイザ ーで 発 電ロス低 減 。

画像上部増設パネル

PCS(250kW)

高圧連系キュービクル

増設PV (38.95kW)

高圧連系キュービクル

兵 庫 県 明 石 市 / 茨 城 県 土 浦市 等

システム構成 -1（イメージ）

高圧連系キュービクル

ＰＶＭ

納入製品

ＰＶマキシマイザー

高圧連系キュービクル

255.23kW

株式会社 ノーリツ 様システム構成 -3（イメージ）

増設PV (68.88kW)

既設PV (197.08kW)

製品紹介

PVマキシマイザー
システム構成 -4（イメージ）

増設PV (68.88kW)

既設PV (197.08kW)

PVマキシマイザー

製品仕様

システム構成 -5（イメージ）

増設PV (87.95kW)

PVマキシマイザー/増設パネル

PVマキシマイザー

PVマキシマイザーでパネルの種類を気にせずしっかり発電

遠隔監視システム （ＰＶＧ）

画像下部PVマキシマイザー/増設パネル

既設PV (312.48kW)

株 式 会 社 ノーリツ 様

工場の屋上に設置されている太陽光発電所に、パネル増設を行うためPVマキ
シマイザーをご採用頂きました。

株式会社ノーリツ様 明石本社工場

仕様の異なるパネルを用いた増設を計画されていたところ、
上記パネルの混株式会社ノーリツ様は、「新しい幸せを、わかすこと。
」
をミッションと合による発電量ロスが課題となっていました。
そこで、PVマキシマイザーのストし、浴槽や給湯器、システムキッチンなどの住宅設備を製造・販売

リング単位での最適制御(MPPT制御)により発電量ロスを抑え、最大限発電量されています。

を引き出すご提案をさせて頂きました。

株式会社ノーリツ様 つくば工場

また、再生可能エネルギー事業にも精力的に取り組まれ、太陽光

この効果にご満足頂き、他拠点への展開として同様の構成でPVマキシマイ

発電システムの提案を行うだけでなく、自社及びグループ会社にもザーを追加ご採用頂きました。

積極的な設備導入（全国で約4.80MW）を行い、省エネ貢献もされる企業様です。
画像左部及び中央増設パネル

21

製品の仕様、 デザインなどにつきましては、 予告なく変更することがあります。 不許複製 Copyright © 2024 Nipron Co.,Ltd.

製品の仕様、 デザインなどにつきましては、 予告なく変更することがあります。 不許複製 Copyright © 2024 Nipron Co.,Ltd.

22

納入事例

CASE STUDIES

太陽光
536 kW

ＰＶＭ

Ａ社 様
広島県三次市

ニプロン 低圧工事ソリューション

納入製品

ＰＶマキシマイザー

低圧ソリューションシステム構成イメージ
電力系統

６００Ｖシステムと比較して※ＰＣＳ -２５％ ストリング -５０％

２ＭＷメガソーラー例

製品特長

高 圧システムのメリットを 低 圧 工 事で 実 現し、設 備 費・電 気 工 事 費を 低 減 する低 圧ソリューションシステム 。

※

受電盤（接続箱への回路数）

６００Ｖシステムで１０００Ｖシステムのメリットが得られる！

ＰＶ マ キ シ マ イザ ー を 活 用し 、低 電 圧 ６００Ｖシステムで 高 電 圧１０００Ｖシステム の

パワコン
（PCS）
台数減

メリットが 得られる 低 圧ソリューションシステム をご 採 用 頂 きました 。

PVマキシマイザーで常に600Vまで昇圧するた（１０００Ｖ系）

め、パワコンの出力アップが見込める

設備・工事費減（１０００Ｖ系）

６５０ｋＷ ＰＣＳ

６５０ｋＷ ＰＣＳ

ＤＣ600Ｖ

集電箱

集電箱

集電箱

接続箱

接続箱

接続箱

納入事例

２ストリングを束ね、配線数半減
PVマキシマイザーから接続箱への入力回（１０００Ｖ系）

６５０ｋＷ ＰＣＳ

ＤＣ600Ｖ

路数は2ストリングを１回路に束ねるため半減できる。また電流はPVマキシマイザー無し
ストリングの場合と大きく変わらないため、一般の接続箱がそのまま使える
ＤＣ600Ｖ

１１.．
２Ａ（2ストリング分）

PVマキシマイザー PVマキシマイザー PVマキシマイザー

PVマキシマイザーはアレイの裏に設置
ストリングは隣接しているためPVマキシマイ

１０Ａ

PVマキシマイザー

１０Ａ

１４枚 ４２０Ｖ

ザーへの配線が短くて済む

工事費や送電ロスの低減など多くのメリットがあります。

ストリング 毎に配 線 が 必 要

ためには高圧工事が必要となるため、一部の大規模シスシステムを構築することが可能です。

短絡電流：10Ａ
最大出力時電流：8Ａ

ストリング仕様

直列枚数：14枚
開放電圧：560V

最大出力時電圧：420V

ＰＣＳ費用、
キュービクル費用削減

従来の750V以下システムでも、PVマキシマイザーの昇圧機能により、1000V用のPCSを使用できPCS台数の削減が可能！

テムを除いては、600Vシステムが主流となっています。
PVマキシマイザーを活用し低圧工事のまま1000V並の最大出力時電圧：30V
開放電圧：40V

750V以下のシステムで1000V PCSを使用可能

通 常 の 6 0 0 V シ ステム

しかし、
日本国内においては1000Vシステムを構築する

今回ご採用頂いた『低圧ソリューションシステム』では、

パネル仕様

配線費＆電気工事費用の削減

PVマキシマイザーを活用し、高圧システムのメリットを低圧工事で実現
太陽光発電は1000Vの高電圧システムで構築する事で、【ＰＶシステム構成例】

実質のストリング数（工事工数）を半減可能

低 圧ソリューションシ ステム
配 線 数 の削 減
P C S の削 減
も可 能PVマキシマイザーの昇圧機能により、従来の1ストリングに当たる電流値が減少⇒2ストリングを束ね、1ストリングとして扱う事が可能に！
※弊社調べによる

昇 圧・安 定 化

23

遠隔監視システム （ＰＶＧ）

発電所の一部

製品仕様[DC600V以下]

最大出力時電圧

短配線

低圧工事

製品紹介

省配線

製品の仕様、 デザインなどにつきましては、 予告なく変更することがあります。 不許複製 Copyright © 2024 Nipron Co.,Ltd.

製品の仕様、 デザインなどにつきましては、 予告なく変更することがあります。 不許複製 Copyright © 2024 Nipron Co.,Ltd.

24

納入事例

CASE STUDIES

太陽光
太陽光

182.58kW
200 kW

Ｐ
ＰＶ
ＶＭ
Ｍ

株式会社不動産管理センター 様
北海道函館市納入製品

ＰＶマキシマイザー

パ ネ ル に 端 数 が 生じ る た め パ ネ ル の 設 置 を 見 送 っ て い た 空 き ス ペ ー ス へ

200 kW

ＰＶＭ

さくらインターネット株式会社 様
北海道石狩市納入製品

ＰＶマキシマイザー

HVDCを導入したシステムへ安定した発電電力を供給。

製品特長

僅かな空きスペースにもＰＶマキシマイザーを活用しパネル増設。

太陽光

さくら イ ン タ ー ネ ット 様 で は 、北 海 道 石 狩 市 に て 大 規 模 な デ ー タ セ ン タ ー を 運 営 さ れ て い ま す 。デ ー タ セ ン

P V マ キ シ マ イ ザ ー を 活 用 し た 増 設 提 案 を ご 採 用 頂 き まし た 。

タ ー で は 高 電 圧 直 流 ( H V D C ) 給 電 シ ス テ ム を 採 用 し て お り 、太 陽 光 発 電 所 で 得 ら れ た 電 力 を 直 流 の ま ま 供
給 す る シス テ ム に 対し 、昇 圧・安 定 化 さ せ る P V マ キ シ マ イ ザ ー を ご 採 用 頂 き まし た 。

納入事例

優先制御により高い可用性を実現したシステム
2015年8月10日に自社の太陽光発電所の建設が完了し、発電した電力は全てサーバへと送電されます。その発電所にて、弊社のPVマキシマイザーを採用して頂きました。PVマキシマイザーを使用することでストリング毎のMPPT制御を実現し、発電電力を最大化させ安定したHVDC電圧（380V）
まで高効率で昇圧する事が可能です。

端数を気にせずパネルを増設

942.5k W
18 2 . 5 8 k W

ＰＶマキシマイザー
発電量を最大限に引き上げる
太陽光発電所

システム構成（イメージ）コンテナの屋根や空きスペースを活用したパネル増設にPVマキシマイ
ザーをご採用頂きました。

増設PV (182.58kW) 既設PV (942.48kW)

優先制御の仕組み

太陽光パネルは各ストリングに使用するパネル枚数を揃える必要が有り、ス① 太陽光が発電していれば、優先して給電ペースは残っているのにパネルの設置ができない場所が発生します。
これ既設PV (235.62kW)の電圧を一定の値まで昇圧し出力するため、パネル枚数にとらわれない自PVマキシマイザー

既設PV (235.62kW)
PCS_2(250kW)

由なレイアウトが実現できます。

増設PV (36.72kW)

イメージ図

PVマキシマイザー

既設PV (235.62kW)
PCS_3(250kW)
増設PV (54.06kW)

PVマキシマイザー

非常電池

システム構成（イメージ）

新設PV (合計200kW)

HVDC(380V)

既設PV (235.62kW)

変電設備

PCS_4(250kW)

しっかり発電増設PV (36.72kW)

サーバ

遠隔監視システム （ＰＶＧ）

接続箱

発電効率低下③ 停電になれば、非常電池から給電

優先③
２６４Ｖ

製品仕様

増設PV (55.08kW)

高圧連系キュービクル

じ発電効率が大幅に低下するためです。PVマキシマイザーは各ストリング

ＨＶＤＣ② 太陽光がなくなれば、電力会社から給電

PCS_1(250kW)はストリング間のパネル枚数が不揃いになると、ストリング間に電圧差が生

優先①
３８０Ｖ

優先②
３４０Ｖ

電力会社
（交流）

製品紹介

既設パネル
増設パネル

PVマキシマイザー

PVマキシマイザー

RS485通信

電力監視装置へ

PVマキシマイザー

直流集電箱

データセンターへ

株 式 会 社 不動産管 理センター 様

さくらインターネット株 式 会 社 様

不動産賃貸・売買、ウィークリーマンションの運営管理の他、本社所在地の福井県、北海道を中心にメガクラス発電所から住宅用太陽光発電までの幅

さくらインターネット株式会社様は、
データセンター事業を中心とした高品質なインターネットサービスを提供されており、お客様の要望に合わせた広い施工実績を持ち、経験を生かした短い工期とコストを抑えた施工でお客様より評判をいただいております。

サービスの開発、新事業に取り組まれています。
大容量、高速の通信回線を確保し、高度なセキュリティと設備環境を備えた３拠点のデータセンター

また、
現在はコンテナを利用した簡易宿泊施設の建設も行う等、新規事業へも積極的に取り組んでおられます。

データセンターを運営されており、
ハウジング、
ホスティングといったサーバサービスを提供しています。
また、計算処理能力の向上や、IoTの普及に向けた取り組みなど、
積極的に新事業を開発されています。

25

製品の仕様、 デザインなどにつきましては、 予告なく変更することがあります。 不許複製 Copyright © 2024 Nipron Co.,Ltd.

製品の仕様、 デザインなどにつきましては、 予告なく変更することがあります。 不許複製 Copyright © 2024 Nipron Co.,Ltd.

26

納入事例

CASE STUDIES

太陽光
316.8 kW

ＰＶＭ

蓄電池
89.4 kWh

株式会社不動産管理センター 様
北 海 道日高 郡

納入製品

ＰＶマキシマイザー
ＰＶ ｅＸｐａｎｄｅｒ

システム構成（イメージ）

増設PV (316.8kW)

既設PV (901.4kW)

蓄電池 (89.4kWh)
PCS_1 (100kW)

増設PV (21.60kW)

既設PV (112.915kW)

PVマキシマイザー

PCS_2 (100kW)

増設PV (21.60kW)P C S に 対して 大 幅 な 過 積 載 を 行 い 、余 剰 電 力 を 蓄 電し 長 時 間 連 続 売 電 を 可 能 に する
P V e X p an d e（r 余 剰 蓄 電 システム ）をご 採 用 頂 きました 。

既設PV (112.97kW)

PVマキシマイザー

PCS_3 (100kW)

既設PV (112.97kW)

PCS_4 (100kW)

蓄電システム盤(蓄電池容量 44.7kWh)

増設PV (21.60kW)

増設PV (21.60kW)
増設PV (93.60kW)

PVマキシマイザー

PCS_5 (100kW)

既設PV (112.97kW)

PVマキシマイザー

PCS_6 (100kW)

既設PV (110.72kW)

PVマキシマイザー

PCS_7 (100kW)

既設PV (112.97kW)

PVマキシマイザー

製品紹介

増設PV (21.60kW)

既設PV (112.915kW)

納入事例

増設PV (93.60kW)

PVマキシマイザー

高 圧 連系 キ ュ ー ビ ク ル

増設PV (21.60kW)

製品特長

PVマキシマイザー

既設PV (112.97kW)

限られ た 土 地で も最 大 2 0 0 ％のスーパ ー 過 積 載 を実 現 、
余 剰 電 力は 蓄 電し夜 間に無 駄 なく売 電 。

PCS_8 (100kW)

蓄電システム盤(蓄電池容量 44.7kWh)

製品仕様

1
2
蓄電システム

蓄電システム

画像下部増設パネル

既存の過積載率110％（対応過積載率130％）のパワコン（PCS）に対し、PV
eXpander（PVX）
を導入することで、PCSの対応過積載率を大幅に上回る最大200％のパネル増設と、余剰電力の蓄電が可能になりました。
今回ご採用頂いたシステムは、増設したパネルがPCSに対し過入力を与え

PCSが過積載に対応していない場合でもスーパー過積載が可能になります。

既設 PV

1

増設 PV

2

過電圧・過電流により停止

PV eXpander
既設 PV
PCS
増設 PV

PV マキシマイザー

昇 圧・安 定 化

27

N

PCS

また、既存の太陽光発電システムへのパネル増設のため、既存システム構
成時の固定売電価格のままで、発電量・発電効率の向上が期待できます。

9 01. 4 k W
316 . 8 k W

通常の過積載ないよう、PCSの入力容量を上回る余剰電力を制御し蓄電池に貯め、夜間等に蓄電池から売電を行うことでシステムの稼働率を上げ売電収入を増加、

既設パネル
増設パネル

遠隔監視システム （ＰＶＧ）

スーパー過積載 + 蓄電システムで長時間連続売電『PV eXpander』

蓄電システム 盤

蓄電製品の仕様、 デザインなどにつきましては、 予告なく変更することがあります。 不許複製 Copyright © 2024 Nipron Co.,Ltd.

製品の仕様、 デザインなどにつきましては、 予告なく変更することがあります。 不許複製 Copyright © 2024 Nipron Co.,Ltd.

28

納入事例

CASE STUDIES

太陽光
257.52kW

ＰＶＭ

蓄電池
440.37kWh

納入製品

D社 様

ＰＶマキシマイザー
ＰＶｅＸｐａｎｄｅｒ

栃木県

システム構成（イメージ）

新設PV (257.52kW)

PCS_1 (9.9kW)

PV_1 (35.52kW)

PVマキシマイザー

PVマキシマイザー

P V e X p an d e（r 余 剰 蓄 電 システム ）をご 採 用 頂 きました 。

PCS_3 (9.9kW)

PV_3 (71.04kW)

PVマキシマイザー

納入事例

PCS_4 (9.9kW)

PV_4 (44.4kW)

PVマキシマイザー

GBM

PV_5 (59.2kW)

双方向

GBM
双方向

GBM
双方向

GBM
双方向

GBM

PCS_5 (9.9kW)

双方向

製品紹介

1

N

パネル

系統連系

PCS_2 (9.9kW)

PV_2 (47.36kW)P C S に 対して 大 幅 な 過 積 載 を 行 い 、余 剰 電 力 を 蓄 電し 長 時 間 連 続 売 電 を 可 能 に する製品特長

5 0 0 ％のスーパ ー 過 積 載 を行うことで P C S の 稼 働 率を上 げ つ つ 、
余 剰 電 力は 蓄 電し長 時 間 売 電 を実 現

蓄電池 (440.37kWh)
PVマキシマイザー

257.52kW

1
製品仕様

収納コンテナ

高圧の発電所に必要なPVマキシマイザー

5倍257kWのパネルを低圧連系。蓄電池も活用しPCS稼働率をUP
50kW未満の低圧連系は、高圧連系に比べ、イニシャルコスト・ランニングコ
かPCSのどちらか少ない方の容量が50kW未満であれば低圧連系が可能でを上げ、売電収入を増加させます。

29

太陽光パネルが可能

上 げる

ＰＶマキシマイザー

蓄電池

通常の売電

電気主任技術者の選任が不要でランニングコストの
低減が可能

夜間売電

拡張売電
出力

を設置することで低圧連系を行います。
しかし、このままではPCSの容量を上
力を蓄電池に貯め、夜間等に蓄電池から売電を行うことでシステムの稼働率

高圧キュービクルが不要なため、初期コストの低減

余剰電力

す。

回る余剰電力が多すぎるため、
大きなメリットが得られません。
そこで余剰電250 kW
発電量を

PCS定格を超えた
余剰電力

ストを低く抑えることが可能です。低圧連系の設置基準では、太陽光パネル

このシステムでは49.5kWのPCSに対し、257kWのパネル（過積載率約500％）

50 kW

遠隔監視システム （ＰＶＧ）

GBM電源（充放電制御盤）

ピークカットライン（PCS定格）高圧の発電所よりもＰＶマキシマイザーによって申請が容易なため、スムーズに発電が開始でき、影、ストリングに影響されない自由な設計が可能な連系負担金も削減可能ため、遊休地の有効活用が可能

時間

製品の仕様、 デザインなどにつきましては、 予告なく変更することがあります。 不許複製 Copyright © 2024 Nipron Co.,Ltd.

製品の仕様、 デザインなどにつきましては、 予告なく変更することがあります。 不許複製 Copyright © 2024 Nipron Co.,Ltd.

30

納入事例

CASE STUDIES

太陽光
2491 kW

ＰＶＭ

蓄電池
1761kWh株式会社北弘電社 様
北海道帯広市

納入製品

システム構成（イメージ）

ＰＶマキシマイザー
ＰＶｅＸｐａｎｄｅｒ

PCS_1 (488kW)

PCS_2 (487kW)

GBM

GBM

N
製品特長

2 . 5ＭＷのメガソーラーと1. 8 M W h の 蓄 電 池 を 組 み 合 わ せ た『メガ 蓄 電 』により売 電 収 益 を拡 大 。

既設部

既設PV (975kW)P C S に 対して 大 幅 な 過 積 載 を 行 い 、余 剰 電 力 を 蓄 電 。日中 の 発 電 が 終 了した 後 も 蓄 電 池 から売 電し 続 け 、
長 時 間 連 続 売 電 を 可 能 に するP V e X p a n d e （r 余 剰 蓄 電 システム ）をご 採 用 頂 きました 。

(50kW/5並列)

PVマキシマイザー(50kW/5並列)

PVマキシマイザー

増設部

8ストリング×27台

充放電
制御部

PVマキシマイザー

納入事例

増設PV (1516kW)

8ストリング×27台

PVマキシマイザー

GBM 双方向

GBM 双方向

NIPRON(充電25kW/放電25kW)
5並列

製品紹介

(充電25kW/放電25kW)
5並列

NIPRON

Li-ionNIPRON
Battery
Battery

Li-ionNIPRON
Battery
Battery

リチウムイオン電池
1,761kWh(LG化学社製)
GBM電源（充放電制御盤内部 ）

既設パネル
増設パネル

975k W
1516 k W

蓄電池コンテナ内部

製品仕様

放電

PCS定格売電+
余剰蓄電

既設+増設売電（余剰なし）
1,000

700

31

充放電制御盤（GBM）

製品の仕様、 デザインなどにつきましては、 予告なく変更することがあります。 不許複製 Copyright © 2024 Nipron Co.,Ltd.

80
70
60

600
500

増設+放電による
売電量UP

400

50
40

300

30 [％]

200

20

100

10

0
3:00
画像左部蓄電池コンテナ（LG 化学社製）、画像右部充放電制御盤（GBM）

90

増設による
売電量UP

蓄電池残量

ＰＣＳ入力電力
[kW]

100

放電開始

900
800

5:00

7:00

PCS入力電力(既設部)

9:00

11:00

13:00

PCS入力電力(増設部)

遠隔監視システム （ＰＶＧ）

発電データ（2018 年 3 月 21 日）

15:00

17:00

19:00

PCS入力電力(既設+増設)

21:00

0
23:00

蓄電池残量

製品の仕様、 デザインなどにつきましては、 予告なく変更することがあります。 不許複製 Copyright © 2024 Nipron Co.,Ltd.

32

製品紹介

PV MAXIMIZER

長寿命 & 超高効率 ＰＶマキシマイザー

接続箱としての機能を持ち、既設のシステムからの置き換えが可能

製品特長

ＰＶマキシマイザー

変電設備（８ストリング用）

回路（たじゅぶう）を発展させた超高効率のDC-DC昇圧コンバータです。

PVマキシマイザー〈例〉8STB100-36K750V

７５０Ｖ入出力タイプ（ＤＣ３５～７５０Ｖ）

超広範囲入力が可能なため、影や太陽光パネルの設置枚数にばらつ

納入事例

超広範囲入力PVマキシマイザーはニプロンのオリジナル技術である多重ブースター

パワコン ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 系統連系

ストリング数：８、パネル直列枚数：３８Ｖ １８枚

１０００Ｖ入出力タイプ（ＤＣ７０～１０００Ｖ）

きがあっても、低い電圧のストリングを昇圧して有効に活用します。
ま

最大出力：８×４５００Ｗ＝３６ｋＷ、７５０Ｖｍａｘ

超高効率

た、多重につながるチョークコイルで直流平滑化を行うことで、電解コ

７５０Ｖ入出力タイプ（最大時 ９９％）

屋外設置が可能なIP44構造としています。

１０００Ｖ入出力タイプ（最大時 ９９％）昇圧ＤＣ-ＤＣコンバータ（１００年コンバーター）
・電解コンデンサレス、ファンレスで期待寿命２５年
・入出力ノイズフィルタ付、ライン間サージアブソーバ（ＺＮＲ付）

長 寿 命 化 を 実 現した超高効率設計

製品紹介

ンデンサを不要としたため実力25年以上の長寿命設計です。さらに、

出力遮断器

・全ユニットにＭＰＰＴ制御（最大電力追従制御）付

PVマキシマイザーに内蔵されているコンバータ（100TBFL）の回路方式は、3回路のブースター回路から構成され、位相を順次シフトして動作する多重ブースター回路を採用。
これにより出力リップル成分が抑えられ、平滑に使用される電解コンデンサを不要にしています。
電解コンデンサや、冷却用ファン等の寿命部品を使用していないため、極めて信頼性の高い長寿命な製品となっています。

電解コンデンサレス
ファンレス

最大

出力端子台

ニプロン独自の多重昇圧回路で小型化と高効率化を実現

業界トップクラスの
超高効率

入力開閉器
監視機能（オプション）

１００

３５００

９０

リップル電流が大きく、大型 and 低効率

大型部品
入力電流

３０００

９８～９９％高効率

７０

２５００

６０

２０００

５０
１５００

４０
３０

１０００

出力電力（Ｗ）

８０

効率（％）

ＳＰＤ［サージ保護デバイス］ （オプション）

高精度な電力監視、Ｉ-Ｖトレーサー機能を内蔵■一般的なブースター回路■４００Ｖ一定出力時の静特性グラフ

遠隔監視システム （ＰＶＧ）

９９％

製品仕様

電解コンデンサや、冷却用ファン等の寿命部品を使用しない長寿命設計
期待寿命：２５年以上

長寿命■多重ブースター回路
リップル電流が小さく、小型 and 高効率

小型部品

２０

０

５００

出力（Ｗ）
効率（％）

１０
０

５０

１００

１５０

２００

２５０

３００

３５０

４００

０
４５０

入力電流

リップルを分散

入力電圧（Ｖ）

33

製品の仕様、 デザインなどにつきましては、 予告なく変更することがあります。 不許複製 Copyright © 2024 Nipron Co.,Ltd.

製品の仕様、 デザインなどにつきましては、 予告なく変更することがあります。 不許複製 Copyright © 2024 Nipron Co.,Ltd.

34

製品紹介

PV MAXIMIZER
内蔵電源仕様 100年コ ンバータ ー / 100TBFL series

工事も容易で既設の接続箱や配線もそのまま使用可能

１ストリングタイプ
仕様

項目
100TBFL-10A-S750V

測定条件・他
100TBFL-10A-S1000V

製品特長

外観写真

各ストリングの末端の2本の電力ケーブルを切断し（左下図●部）、右下図のように、S-PVMを各ストリングの末端と既設接続箱の間に接続します。

Ｓ-ＰＶＭ追加後のシステム

出力仕様

既設のシステム

大掛かりな配線工事が不要

DC70～1000V

昇圧開始電圧DC50V±5V

DC200V±10V

昇圧停止電圧DC30V±5V

DC60V±10V

入力制御

MPPT制御MPPT制御太陽光パネル用

定格入力電流

10A（短絡時11A）

10A（短絡時11A）

太陽光パネル入力

効率98.5％（typ.）（入：350V 出：500V時）

98.5%（typ.）（入：600V 出：860V時）

出力側ヒューズ

定格20A

オプション対応

出力電圧範囲DC150～600V

DC600V～900V

最大出力電力4500W（入：500V）

7900W（入：800V）

過電流保護

パワーコンディショナー用：10±0.5～0A 自動低減 パワーコンディショナー用：10±0.5～0A 自動低減

（入力電流制限）

直流母線用：10±0.5A 固定

直流母線用：10±0.5A 固定

過電圧保護（昇圧停止）

240～800V（出力電圧設定による）

800～1050V（出力電圧設定による）入力再投入で復帰

過熱保護（昇圧停止）

ヒートシンク温度120℃（typ.）以上

ヒートシンク温度120℃（typ.）以上

FET（放熱板取付部）

重量

1.9㎏

5㎏

サイズ(W×H×D)mm

145×81×270

230×102×334

DIPスイッチで16段階切替え

製品紹介

保護回路・その他

Ｓ-ＰＶＭ

DC35～750V

納入事例

入力仕様

既設の太陽光発電システムへのＳ-ＰＶＭ接続例

入力電圧許容範囲

２ストリングタイプ
既設接続箱

既設接続箱

PCS

仕様

項目
100TBFL-16A-S750V

PCS

測定条件・他
100TBFL-16A-S1000V ※

製品仕様

外観写真

ＣＮ１
<信号入出力コネクタ>
制御用駆動回路基板

電解コンデンサや、冷却用ファン等の寿命部品を用いていないため 25年以上の長寿命

ＦＧ
入力電流
検出ＣＴ

ＰＯ（出力＋）
ＮＯ（出力－）

多重ブースター回路による高効率性にプラス
により最大99.4％の超高効率を実現しました。

入力側
ノイズフィルタ

出力電圧設定ＤＩＰスイッチ

入力端子台

微調整
ボリューム

ＮＩ（入力－）

出力保護ヒューズ
ＤＣ１０００Ｖ ２０Ａ

ＰＩ（入力＋）
ＦＧ

安定した独自開発の太陽光発電用MPPT制

放熱用ヒートシンク

出力側ノイズフィルタ

過熱保護検出素子

御（最大電力点追従制御）を採用しています。

保護回路・その他

し、SiCダイオード・FETの採用（1200Vタイプ）

DC35～750V

DC70～1000V

昇圧開始電圧DC50V±5V

DC200V±10V

昇圧停止電圧DC30V±5V

DC60V±10V

入力制御

MPPT制御MPPT制御太陽光パネル用

定格入力電流

16A（短絡時20A）

16A（短絡時20A）

太陽光パネル入力

効率98.5％（typ.）（入：350V 出：500V時）

98.5％（typ.）（入：600V 出：860V時）

出力側ヒューズ

定格30A

定格30A

出力電圧範囲DC180～630V

DC600V～900V

最大出力電力7900W（入：500V）

12700W（入：800V）

過電流保護

パワーコンディショナー用：17±0.5～0A 自動低減 パワーコンディショナー用：17±0.5～0A 自動低減

（入力電流制限）

直流母線用：17±0.5A 固定

直流母線用：17±0.5A 固定

過電圧保護（昇圧停止）

280～800V（出力電圧設定による）

800～1050V（出力電圧設定による）入力再投入で復帰

過熱保護（昇圧停止）

ヒートシンク温度120℃（typ.）以上

ヒートシンク温度120℃（typ.）以上

FET（放熱板取付部）

重量

4.8㎏

5.4㎏

サイズ(W×H×D)mm

270×102×290

270×102×334

出力端子

出力仕様

（設計寿命）が実現しました。

昇圧用チョークコイル

入力電圧許容範囲

遠隔監視システム （ＰＶＧ）

入力仕様

製品特長

DIPスイッチで16段階切替え※開発中の製品のため、仕様は変更されることがあります。

35

製品の仕様、 デザインなどにつきましては、 予告なく変更することがあります。 不許複製 Copyright © 2024 Nipron Co.,Ltd.

製品の仕様、 デザインなどにつきましては、 予告なく変更することがあります。 不許複製 Copyright © 2024 Nipron Co.,Ltd.

36

製品仕様

抵
抗

PRODUCT SPECIFICATIONS

絶縁

対 集積ボード(CN106orCN111)間 50MΩ以上
無線式監視

50MΩ以上標準

出力 対 筐体間 AC1.2kV 1秒間
出力、監視ボード(CN202orCN204)一括 対 筐体間

耐 有線式監視電圧
無線式監視ＰＶマキシマイザー

入力電流１４Ａ対応のＰＶマキシマイザーが新登場
AC1.2kV 1秒間■型式

カットオフ電流30mA以下※1

4STQ-400V

定格入力電圧
最大入力電圧外形 (mm)

短絡電流 ※2
(A)

W

H

D

入力電圧系

型式

入力数

入力電流
(A)

400V

4STQ-12KSD400VM

4

10

12

328

509

207

15 以下

1000V

750V

10

11

335.5

385.8

125.2

8.5 以下

3

10

11

810.5

657.6

145.2

33 以下

4STB100-18K750V

4

10

11

810.5

657.6

145.2

35 以下

3ストリングタイプ（電圧設定300～600V）

5STB100-23K750V

5

10

11

970.5

657.6

145.2

38 以下

6STB100-27K750V

6

10

11

970.5

657.6

145.2

40 以下

7STB100-32K750V

7

10

11

1130.5

657.6

145.2

43 以下

8STB100-36K750V

8

10

11

1130.5

657.6

145.2

45 以下

1STS100-8K1000V

1

10

11

535.5

385.8

125.2

16 以下

3STS100-24K1000V

3

10

11

1130.5

617.6

145.2

43 以下

4STS100-32K1000V

4

10

11

1130.5

617.6

145.2

48 以下

4STW100-16K750V

2 or 4

16

20

810.5

657.6

145.2

38 以下

6STW100-24K750V

3 or 616201130.5

675.6

145.2

45 以下

8STW100-32K750V

4 or 816201130.5

675.6

145.2

50 以下

4STW100-26K1000V

2 or 4

16

20

810.5

657.6

145.2

40 以下

6STW100-39K1000V

3 or 616201130.5

675.6

145.2

49 以下

8STW100-51K1000V

4 or 816201130.5

675.6

145.2

55 以下

750Vタイプ※2 太陽光パネルの短絡電流値(Isc)

38kg以下40kg以下通信

DC150～600V（設定値±6V）

無線通信
40

5STB100-14A750VSD-***VSW
60
70
80

無線通信
接続された太陽電池に依る

有線通信 22.5
18

5STB100-14A750VSD-***VSM
27
31.5
36

4.5kW(typ)有線通信/ 1回路

98.5％(typ)

昇圧回路単体仕様に準ずる
6ストリングタイプ（電圧設定300～600V）

ヒューズ保護（定格 20A）

4STB100-14A750VSD-***VSW

各昇圧回路に内蔵
通信

型式

通信

MC4

6STB100-14A750VSD-***VSW

無線通信

温度制御

ヒートシンク温度が120℃(typ.)を超えないように、電力制御を行う

出力遮断器

DC800V 80AT
S802PV-SP80
（ABB）

無し

通信

50

型式

4STB100-14A750VSD-***VSM

型式

6STB100-14A750VSD-***VSM

有線通信

DC800V 100AT
S802PV-SP100
（ABB）

無線通信

120℃を超えた場合は、過熱保護により昇
有線通信
圧停止

7ストリングタイプ（電圧設定300～600V）
方式

動作値

型式

又は相当品

通信

：入力電流制限

7STB100-14A750VSD-***VSW

無線通信：10±0.5～0A 自動低減

7STB100-14A750VSD-***VSM

有線通信(HVDC仕様)10±0.5A 固定

8ストリングタイプ（電圧設定300～600V）

復帰方法 ：過電流解除で自動復帰
方式
動作値

：昇圧停止

型式

通信

8STB100-14A750VSD-***VSW：240～800V（出力設定電圧による）復帰方法 ：入力再投入
8STB100-14A750VSD-***VSM

過熱保護

動作値

方式

：昇圧停止

入力電圧が動作値を超えた場合も保護
無線通信
回路が動作します※太陽電池の開放電圧にご注意下さい

有線通信

外観・外形寸法（単位：mm）

製品仕様

外観・外形寸法（単位：mm）

W③

5ストリングタイプ（電圧設定300～600V）

MC4

保
護
回
路 過電圧保護内蔵基板型式：100TBFL-10A-S750V 最大入力電圧：750V②

10A（短絡時11A）/ 1回路

過電流保護※1 入力電圧系ごとの内蔵基板型式
1000Vタイプ 内蔵基板型式：100TBFL-10A-S1000V 最大入力電圧：1000V

取付脚、遮光板、
アンテナ除く
（別紙外形図参照）

DC30±5V

3STB100-14A750VSD-***VSW
最大出力電流[A]30
出3STB100-14A750VSD-***VSM
最大出力電力[kW]13.5
力仕 電力変換効率
4ストリングタイプ（電圧設定300～600V）
様
保護
出力端子

(W)1130.5mm
×(D)145.2mm
×(H)657.6mm

MPPT（最大電力点追従）制御

最大入力電流

出力電圧

①

製品紹介

1000V

1

型式

80mA以下

納入事例

750V

1STS100-5K750V
3STB100-14K750V

入力端子70mA以下8STB100-14A750VSD-600VSM(W)970.5mm
×(D)145.2mm
×(H)657.6mm

35kg以下入 昇圧開始電圧力
昇圧停止電圧
仕■ラインアップ様 入力制御質量 (kg)60mA以下製品特長

33kg以下

無償修理期間1STS-1000V

50mA以下③通信①ストリング数②電圧設定
43kg以下45kg以下 300V 480V
遮光板除く
W：無線通信3ST：3ストリング
M：有線通信4ST：4ストリング
330V 500V
自然空冷
本仕様書範囲外にての誤使用等による場
5ST：5ストリング
360V
530V
納入後１年間とし、弊社の責による不具合が発生した場合は無償修理または交換致します。
6ST：6ストリング
380V 560V合を除く
DC350V
7ST：7ストリング
400V 580V
DC750V8ST：8ストリング
430V 最大開放電圧750Vまで
600V
DC50±5V
460V

そ
の
重量
他
冷却方式

8STB-750V

40mA以下(W)810.5mm
×(D)145.2mm
×(H)657.6mm

寸法1STS-750V

DC500V メガにて

出力、監視ボード(CN202orCN204)一括 対 筐体間：ヒートシンク温度が120℃(typ.)以上
復帰方法 ：入力再投入

短絡保護
雷保護
（オプション）無し

SPD（クラスⅡ）
PUSA-1040-YS（音羽電機）

又は相当品

そ
監視機能
の
（オプション）
他無し

電力監視・故障監視機能
有線式 / 無線式

RS485(2線式)
ニプロン独自フォーマット

備※日の出や日の入りなど、太陽電池の発電電力が低下している時、電源が起動と停止を繰り返す場合があります。
考

810.5

遠隔監視システム （ＰＶＧ）

H

内部が破損する恐れがあるので短絡しな
いで下さい

無し

1130.5

657.6

657.6

D
145.2

37

製品の仕様、 デザインなどにつきましては、 予告なく変更することがあります。 不許複製 Copyright © 2024 Nipron Co.,Ltd.

製品の仕様、 デザインなどにつきましては、 予告なく変更することがあります。 不許複製 Copyright © 2024 Nipron Co.,Ltd.

145.2

38

製品紹介

PV GUARDMYAN
ニプロン独自の方式により高精度な監視をリアルタイムで実現
PVガードミャンはストリング単位の発電情報および、I-V曲線のビッグデータをクラウドサーバで管理・診断し、遠隔で異常やその兆候を見つけます。異常発生時に早期発見、早期対応が可能で、発電機会損失を最小限に抑えます。

I-V曲線を365日一斉自動測定。変化の兆候を見逃さない！
I-V曲線測定による精密検査を行うことで見つけられる異常も多くあります。太陽光発電システム保守点検ガイドライン(JM16Z001)においても、

製品特長

ニプロン独自の電流・電圧・電力監視システム『保守の一部として、I-V 曲線測定を定期的に行うことが望ましい。
【11.3.4.3より抜粋】』と記載されています。

雑草がパネルに落下

パネルにアレイの影

Ｉ-Ｖ

PVガードミャンは、PVマキシマイザーのMPPT制御機能とストリングの電流、電圧をセンシングするデバイスを共有することで、コストを抑えながらも他社にない、高精度な監視が可能となりました。
そして、収集したデータをクラウド上で管理することで、
インター

Ｐ-Ｖ

ネットが使える環境であればどこでも発電状況の把握が可能です。
また、クラウド化によってデータ保全やセキュリティ面などが向正常なストリング

上し、より信頼性の高いPV監視を実現しています。

コネクタ焼損小さな異変を見つけ出し大きなトラブルを未然に防ぐ
発電量の低下を即座に発見

異常時のストリング
I-V曲線から異常を発見！

I-V曲線比較

システム構成無線通信とすることで、通信工事費用を低減します。なお、無線通信区間では太陽光パネルなど遮蔽物も存在するため、遮蔽物を迂for

回して通信ができる。
ように、マルチホップおよびメッシュネットワーク通信ができる920MHz帯の無線通信方式を採用しています。

集電箱

ＰＶマキシマイザー

従来の測定方法

PCS

キュービクル

製品特長

ニプロンがご提供する
監視システム１MW相当の太陽光発電所のI-V測定例（300ストリング）

系統連系

変電設備

【測定頻度】

ストリング監視ボード(PMB)【測定頻度】

1回 /年（年次点検時のみ）

3回/日×365日/年【測定頻度】【データ数】

省人化/人件費削減
約1000倍のビックデータ 【データ数】

ゲートウェイ

全自動 （遠隔/無人）

300データ /年（まばらな条件）

省力・自動（手が掛からない）

メンテナンスコストを削減

一般のストリング監視

PVガードミャン for PVマキシマイザー

定常監視

変化の少ない電流のみで監視するため、低感度

変化の大きい最大出力電力で監視するため、
高感度

I-Vカーブ測定

別途現場に計測器を持ち込んで作業員が測定「フルスキャン機能」
で任意時刻に一斉自動測定（デフォルト 3回/日）

異常時のリカバリ

一部の異常の影響でストリング全体の発電性能が大幅低下「PVマキシマイザー効果」
で異常の影響を制限し、健全箇所の発電性能を維持

製品の仕様、 デザインなどにつきましては、 予告なく変更することがあります。 不許複製 Copyright © 2024 Nipron Co.,Ltd.

無線通信

温度計

日射計

ストリング監視無線通信装置

RS485

ユーザー

電力管理者

監視サービス概要
項目内容

１

発電情報収集定期的に発電情報を収集してクラウドにて蓄積します。
データ：「発電情報（電圧、電流、電力、発電量）」
「日射量」
「気温」
「異常情報」
取得周期： ５分毎（データ量、応答性能により調整あり）

２

プロファイル情報収集

予め指定された時間になると 「ストリングのＰ-Ｖ、Ｉ-Ｖ特性」 を取得します。
取得周期： 標準３回/日（最大５回）

３

異常情報通知アラートを送信する設定に応じてアラートメールを送信します。
アラート条件： 通信不可、過熱、ストリング故障、通信異常、過電圧、ストリング発電量低下、ＧＷ異常
通知方法： 予め設定されたアドレスにＥメールを通知（最大５アドレス）

４

ログ表示

異常発生時のログを時系列で表示します。

５

データダウンロード

指定期間の指定データのダウンロードを行います。
ローカル端末での詳細解析などで使用することが出来ます。

ＮＯ

製品の仕様、 デザインなどにつきましては、 予告なく変更することがあります。 不許複製 Copyright © 2024 Nipron Co.,Ltd.

遠隔監視システム （ＰＶＧ）

機会損失のリスクを低減

クラウドサーバ

RS485

328,500日 /年（同条件、一斉取得）

豊富なデータインターネット

製品仕様【測定頻度】

人力 （現場で1週間）

39

納入事例

リモートからI-V、P-Vカーブの取得が可能、監視精度は高く、異常の早期発見を実現

リモートからストリングの電流・電圧監視&異常検知

40

PV GUARDMYAN

製品紹介

小さな異変を見つけ出し

遠隔操作で運用方法を切り替えBCP対策（自家消費）

いつでも確実に使えるシステムにPVガードミャンとNeo eXpander（PV Oasis）
をDC

合わせて運用することで、災害の発生が予想

AC
変電設備

される場合には蓄電池の一部を非常用として残すことにより、BCP対策としての運用が可能

for Neo eXpanderになります。

整流器

太陽電池
+

ＰＶマキシマイザー

キュービクル

商用AC

製品特長

蓄電池の遠隔監視・遠隔制御

自立インバータ

PVガードミャンは蓄電池の状況も監視しておPVガードミャンは蓄電システムの監視やクラウド診断、充放電の遠隔制御などに対応しています。

り、
日々のメンテナンスを最小限に抑えること

これにより、
メンテナンスの負担を抑えるだけでなく、BCP対策としての運用も可能です。

空調が可能です。定期点検が必要な自家発電機とPV Oasisとは非連系タイプ蓄電式自家消費システムです。停電発生時に無停電で電力の維持が可能でBCP対策として活用

負荷の設置が難しい小規模事業所に最適です。

太陽光発電も 蓄電システムも蓄電システム蓄電池+

比べると、大幅な省力化が可能で自家発電機できます。

非常用蓄電池の割り当てを遠隔操作で調整可能
PCS

監視システム データ収集イメージ

常用75％

天候が安定しているので非常用25％

非常用は最小限に

常用0％
非常用100％

台風が接近しているので

※

納入事例

一括監視！
メンテナンスコストを抑える！

太陽光発電

照明
PC

ＰＶガードミャンにより、遠隔操作で非常用蓄電池の割り当てを任意の値で調整可能です。

全て非常用として残す※対応予定

自立インバータ

整流器

自家消費ゲートウェイ

一定電圧まで昇圧し電圧差を改善

ゲートウェイ

インターネット

不揃い

影

+蓄電池

高効率での充放電

通知

クラウドサーバ

システム監視画面

診断メニュー例

機能
電力情報表示内容
電力情報表示装置異常情報表示

機器故障情報収集
蓄電池異常検出にも対応

パラメータ設定

充放電制御装置毎に以下の設定
ファイルを保持・クラウド異常判定閾値
・充放電設定（デマンド制御設定 ※ ）

遠隔制御

閲覧/制御

状態診断

太陽電池の
ストリング発電特性（I-V曲線）
蓄電池の充放電、電池残量、※装置状態など※対応予定

メイン画面（異常発生時）監視機能

システム監視画面（充放電電源） システム監視画面（蓄電池）機能

内容検出可能な異常例

充放電異常

充電・放電制御の異常を検出

充放電電源(GBM)の故障
蓄電池の故障開閉器の閉め忘れ

バス電圧不一致

同一バス電圧の測定値を比較する
ことで装置の故障などを検出する

充放電電源(GBM)の故障
蓄電池の故障開閉器の閉め忘れ

装置異常検出装置内の温度や出力電力のバランス
から装置の故障を検出する

充放電電源(GBM)の故障

システム制御（起動/リセット）
非常停止、充放電制御

クラウド異常診断

電力制御診断、内部温度異常

異常通知

異常検出時にアラートメール送信
機器自己診断、クラウド診断※対応予定

遠隔監視システム （ＰＶＧ）

異種

商用AC

監視サービス概要

製品仕様

遠隔でバッテリーの監視、※充放電量の調整も可能

逆向き 劣化

キュービクル

PVガードミャン 高機能監視・制御システム

ＰＶマキシマイザー

通常

Ze
E ro
Rnoerg
om y

変電設備

製品特長

不揃いな電圧を一定化

蓄電システム用 充放電DC/DCコンバータ

電力制御から通信制御までオールインワンパッケージ

蓄電池(BMU/BMS)との協調制御を実装、蓄電システムの開発期間・費用を大幅に削減可能
太陽電池

直流リンク式蓄電システムの構築に必要な機能を装備した充充電

充放電
ＤＣ/ＤＣコンバータ

蓄電池

放電制御ラックであり、ポストFITを見据えたプラスアルファのご提案として、売電から自家消費まで、様々な用途の蓄電システ
ムニーズにお応えします。

使 用例
現在の発電状況や異常発生時には異常個所の通知が表示されます。

システムの動作状況をグラフ表示。 充放電電源の動作状況を表示します。蓄電池の動作状況を表示します。
異常発生時にはグラフの形状から原因の予測も可能です。

ＰＣＳ

放電

蓄電システムコンテナ外観イメージ

41

製品の仕様、 デザインなどにつきましては、 予告なく変更することがあります。 不許複製 Copyright © 2024 Nipron Co.,Ltd.

・自家消費型太陽光発電
・ＶＰＰ

製品の仕様、 デザインなどにつきましては、 予告なく変更することがあります。 不許複製 Copyright © 2024 Nipron Co.,Ltd.

・非常用電源・ＢＣＰ対策/ＺＥＢ など
42

●グリーンパワー営業部 〒660-0805 兵庫県尼崎市西長洲町1丁目3番30号
TEL:06-6487-0611 FAX:06-6487-2212
E-mail:support@nipron.co.jp●首都圏オフィス 〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目18番地9新横浜ICビル903号
TEL:045-565-9777 FAX:045-565-9793
E-mail:support@nipron.co.jp●Sales department and R&D department
1-3-30, Nishinagasu-cho, Amagasaki-city, Hyogo, 660-0805, Japan.
TEL: +81-6-7220-3657 FAX: +81-6-6487-2212●お問い合わせは / Contact us

43

c 2024 Nipron Co.,Ltd■不許複製 Copyright ○■原子力・航空機・軍事・宇宙用等の特殊用途および、人命に直接関係するものには使用しないでください。
■本カタログに記載の会社名、製品名、ロゴマークなどは、各社の商標または登録商標です。
■本カタログに記載の仕様、デザインなどは、予告なく変更することがあります。
■ご使用の際は、当社まで「製品仕様書」をご請求いただき、必ず製品仕様書の事項をよくご確認の上
正しくご使用ください。
製品の仕様、 デザインなどにつきましては、 予告なく変更することがあります。

CAT ©No.1709102-2402
不許複製 Copyright2024 Nipron Co.,Ltd.