電子で創るさわやかスペース

TZ4000このたびは天井埋込型空気清浄機「ＴＺ４０００」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本製品を正しく安全にご使用いただくために、この説明書をよくお読みいだきますようお願い申しあげます。
なおご不明の点は販売店まで連絡願います。

この説明書と保証書は、たいせつに保存してください。

目次

１．安全上のご注意

Page

１～２

２．各部の名称

３

３．集塵原理４４．操作方法５５．集塵ユニットの取外し

５

６．プレフィルターの取外し

６

７．脱臭フィルターの交換

６８．設置工事関連

７～８

９．高圧チェック方法

８

１０．メンテナンス関連

９１１．故障診断１０１２．仕様

１０

１３．アフターサービスについて

１０１４．電気回路図

１１

１．安全上のご注意

警告
注意を示します。
詳細内容は、文章で図の近くに併記します。
｢水ぬれ禁止」｢分解禁止」｢接触禁止」

を示します。詳細
内容は、文章で図の近くに併記します。

警告「死亡または、重傷を生じる危険性があると同時に、障害、感電、火災が生じる可能性がある」ことを示しています。

火災・感電・けがの原因になります。
機器本体の規格にあった電源電圧でご使用ください。

感電・けがの原因になります。

火災・感電・けがの原因になります。
絶 対に分 解、 改造 をし ない で ください。 修理はお買い上げの代理店または 弊社のサービス担当にご連絡く
ださい。

本体やスイッチ類に水をかけたり、ぬれた手で触ったりしないでください。
ショートや感電の恐れがあります。

火災・感電・けがの原因になります。

感電・けがの原因になります。

(1)１．安全上のご注意（続き）

注意 「軽傷または、中程度の障害を生じる危険性がると同時に、本機が故障する可能性がある。」ことを示しています

火災発生の恐れがあります。

けがや故障の原因になります。
・ 電源コード（内部の電線も含め）が切れる、または伸ばす様な行為はしないでください。

回転部に触れたりする様な行為は絶対にしないでください。

けがや故障の原因になります。
機器のサビ・故障など 機器の寿命を早めたりする原因になりますので、次環境下でのご使用は避けて下さい。
・ 湿度がＲｈ９８％以上の場所。
・ 粉じんの著しく多い場所。
・ ０～４５℃以外の場所。

本体の取り付け工事は十分強度のあるところを選び、確実に行って下さい。
落下などにより思わぬ事故につながる場合があります。

(2)

２. 各 部 の 名 称

ＴＺ４０００

吹出口

吹出口

メンテナンスドア（吸込口）
注：メンテナンス時以外は開けないでください■プレフィルター
綿ゴミ等大きめのホコリを除去します。

プレフィルター■集塵ユニット
微少な浮遊粉塵を電気集塵により捕捉します。時間の経過とともに汚れてきます
ので、定期的なメンテナンスが必要です。
電離ポイントとコレクターセルがセットで集塵ユニットと呼びます。
集塵ユニット■脱臭フィルター
臭いを捕るフィルターです。ファンモー
ターにセットしてあります。
脱臭フィルター(3)

３. 集 塵 原 理
ファンに引かれた浮遊粒子は、電離ポ
イ ン ト ( + 5KV) と コ レ ク タ ー セ ル( 0V) 間で形成されたイオン化領域を通過する際に荷電されてプラスイオン粒子となニードル放電部

ファン

空気中の浮遊物ります。この粒子は、高電圧ポイントとコレクターセル間の平面電界により、コレクターセル側に押しつけられ集塵されます。

集塵極板

イオン化部
プレフィルター

脱臭フィルター

４. 操 作 方 法
リ モ ー ト コ ン ト ロ ー ル Ｓ Ｗ を 強･ 中･ 弱のいずれかに設定します。

処理風量

AIR CONDITIONER

強( H)

中 (M)

弱 (L)

240 0m 3 /H

1 800m 3/ H

1 200m 3/ H

風量コントローラ(4)５. 集 塵 ユ ニ ッ ト の 脱 着 方 法

機械内部やユニットに触れると怪我をすることがあります。脱着時は必ず手袋をしてください

4-1メンテナンスドアのロックボタンを開方向に回した後、押し込みながらパネルをゆっくり下にさげます。

閉開※注意
メン テナンスド アを開け る とき は 、 ロッ ク ボタ ンを 押 し 込み
ゆっ くり下ろし てくださ い 。急 激 に 下ろ し た場 合は 無 理 な力
がか かり、ロッ ク機構の 故 障に つ な がり ま すの で十 分 注 意して下 さい。

4-2高圧注意と書いてある板を両端にあるツマミを回して外します。

4-3集塵ユニットを、少し持ち上げてからスライドさせて取り出します。

必ず手袋をして下さい。
特に集塵ユニットには尖った針があるため注意して下さい。

(5)

６. プ レ フ ィ ル タ ー の 取 出 しメンテナンスドアを開けてプレフィルターを引き出してください

入れる方向

プレフィルター３５６※プレフィルターを入れるときは方向に注意してください。

７. 脱 臭 フ ィ ル タ ー の 交 換
集塵ユニット取出後、図１の様に脱臭フィルターの奥側を押し、手前に持上がらせて、引抜きます。
取付は、図２の様に奥側を先に中に入れ、手前側を続いて押し込みます。

固定金具を曲げて脱臭フィルターを保持して下さい(6)

８. 設 置 工 事 関 連

開口寸法

開口寸法（８８０×７５０）
88 0

開梱すると天井開口寸法の型紙が入っています。
この型紙を参考に天井開口を行ってください。

83 0

本体寸法

（ボルト間）

60

9 20

本体吊り方法

天井への本体吊り込みの方法は主にこの３つの方法が一般的です。

（A）

200

スラブ

ナットを必ずダブルで取付けること

天井スラブにアンカーボルトを打ち込み、そこにボルトを吊り、清浄機を設置します。
デッキプレート

ダクター

（B）

（C）
※

デ ッ キ プ レ ー ト に デ ッ キ プ レ ー ト 用 吊 り 金 具 ※を 挟

天 井 ス ラ ブ に (A ) や ( B) の 方 法 で 設 置 が 出 来 な
い場合は、Ｈ型鋼にダクターを引っかけ、そみ、そこにボルトを吊ります。

こからボルトで吊ります。

(7)

■ 配線

（ＡＣ入力、風量切替）

メンテナンスカバーを外すと左側に、端子盤があります。風量切替は３段階です。風量コントローラに接続します。右側の端子台にはＡＣ１００Ｖを接続します。

ＴZ － ４ ０ ０ ０ 端 子
MHL

Com

風 量コントローラ裏面

風量コントローラ適合線
φ０.４～φ１.２単線
ＡＣ１００Ｖ入力線
φ１.６～φ２.０単線

９. 高 電 圧 チ ェ ッ ク 方 法
プレフィルターを外した状態で細いドライバー等でメンテナンスドアの吸い込み口に差込み集塵ユニットのニードル（針）に近づけ火花が飛ぶことを確認して下さい。
もう片方のユニットも同様にチェックして下さい。
（火花が飛ばない場合は、８ページの故障診断参照）(8)

１０．メンテナンス関連※空気清浄機は、煙、チリ・ホコリを捕る機械ですので、メンテナンスは一番の重要事項です。以下の要領で、コレクターセル洗浄等を行ってください。また、定期的にお伺いする、オーデンメンテナンスをぜひご利用ください。

◎本体の清掃１メンテナンスドアを開けユニットやフィルターを取外した後、内外装をウェスや掃除機でよく清掃して下さい。プレフィターはゴミを吸い取り洗浄して下さい。なお定期的に高圧給電部分の清掃及びチェックも必要になりますのでメンテナンス担当者へご相談下さい。

集 塵 ユ ニ ッ ト の洗浄
集塵ユニット

１本体のメンテナンスドアから、集塵ユニットを２個取り出します。
２集塵ユニットからコレクターセルをコレクターセルを抜き出す取り出します。
３コレクターセル全体が浸るくらいの
容 器 に 洗 浄 稀 釈 液※ を 入 れ 、 数 分 間浸してください。汚れのひどいとき は 洗浄ブ
ラシ をご使用ください。
４電離ポイントも同様に洗浄して下さい。なおニードル（針）に付いた汚れ

電離ポイント

は洗剤に浸した後で柔らかいブラシで内部にニードル（針）があるこすり洗いをして下さい。※重要：針先端に汚れが残っていると集塵力を発揮できませんので確実に実施して下さコ レク ター セ ルい。
５洗浄後はすすぎ洗いを充分行い、乾燥させます。乾燥が不完全な場合、故障の原因となりますのでご注意下さい。
６乾燥後はコレクターセル板が曲がっていないかどうか、右図のように点セルの板が曲がってないか１列づづ目で追って良く検してください。

確認すること （ 縦 横 と も 。 裏 面 も 同 じ よ う に ）曲 がっ て いる場合 は慎 重に ペ ンチ等で平 らに す る※洗浄稀釈液の作り方
専用洗剤１に対し、水９を加え、１０倍の稀釈液とします。

*洗浄 ブラシは 別売です
注： ご使用後の 廃液は専 用 中和 剤を 混ぜ産廃処理 し て下 さい(9)１１ .故障診断
現象原因処

置①インターロックスイッチが入っていない。
②コンセントプラグが入っていない。
③ヒューズが切れている。

①メンテナンスドアをしっかり閉める。
②プラグをしっかり入れる。
③ヒューズを交換する。

①コレクターセルと電離ポイントとの間隔が不規則。
②コレクターセルにゴミが付きすぎている。
③コレクターセル、電離ポイントの乾燥が不完全。

①コレクターセルの歪んでいる箇所を直す。
（７ページ参照）②コレクターセルを洗浄する。
③完全に乾燥させる。

①コレクターセルと電離ポイントが接触している。
②高電圧給電部の接触不良。
③高電圧回路の異常。

①コレクターセルの歪んでいる箇所を直す。
（７ページ参照）②高圧供給バネを清掃する。
③高圧ユニットを交換する。

風の出方が弱くなった①プレフィルターが目詰まりしている。
②集塵ユニットにゴミが付きすぎている。
③本体内部の清掃が不十分。
④脱臭フィルターが目詰まりしている。

①プレフィルターを清掃する。
②集塵ユニットを清掃する。
③本体内部を良く清掃する。
④脱臭フィルターを交換する。

臭いがでる(とれない)①脱臭フィルターの寿命。
②コレクターセルにゴミが付きすぎている。
③本体内部に汚れが付きすぎている。
④壁などにヤニが付着している。

①脱臭フィルターを交換する。
②コレクターセルを洗浄する。
③本体内部を良く清掃する。
④壁を清掃する。

電源が入らない

パチパチ音が連続する

ファンは動いているが集塵しない

１２ .標準仕様
ＴZ ４ ０ ０ ０ 仕 様製

名

ＴＺ４０００電 源 電 圧品

ＡＣ１００Ｖ

電源周波数

５０Ｈｚ／６０Ｈｚ

消 費 電 力９６Ｗ／１２０Ｗ

最大処理風量３６ ／４０放 電 方 式

ニードル放電方式

電流ヒューズ

５Ａ

外 形 寸 法

８５０×９２０×２６０

質

５ １. ５ Kg

量ｍ 3 ／ min

１３ .アフターサービスについて□保証書
保証書は必ず「販売店名・お買上日」などの記入を確かめてから受け取ってください。また、内容をよくお読みになり大切に保管してください。
保証期間は、ご購入の日から１年間です。
但し、脱臭フィルターなどの寿命による交換部品については有料になります。
□修理を依頼されるときはまず、故障診断でチェックしてください。
直らないときは販売店にご連絡ください。

(10)□保証期間中の取り扱いについてお求めになりました販売店にご連絡ください。保証書に記載されている事項に従って、販売店が修理いたします。
□保証期間が過ぎたときの取り扱いについてお求めになられました販売店に、まずご相談ください。修理により商品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料で修理いたします。
□補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後最低６年間保有しております。

(11)20140526