原子力規制委員会の審査内容を反映し、重大事故に備えた対応や重大事故の発生・拡大防止に必要な体制・手順などを追記した補正書から、皆さまの関心が高い地震や火山など自然災害への備えについてご説明します。

新たな基準地震動※１６２０ガルを追加

火山活動を定期的にモニタリング○基準地震動は、地震を引き起こす発電所周辺の活断層を特定して計算した地震の揺れ（敷地ごとに震源を特定して策定する地震動）と、地表に断層の痕跡がなく事前の把握が難しい地震の観測記録などを収集・分析して策定する地震の揺れ（震源を特定せず策定する地震動）の両方を考慮。

①敷地ごとに震源を特定して策定する地震動②震源を特定せず策定する地震動

・審査内容を反映し、周辺海域断層の長さが申請時の想定よりも長いと仮定した場合や、五反田川断層などについて地震調査研究推進本部※２の評価を反映した場合の地震動など、さらに厳しく評価。
・その結果、申請時の基準地震動５４０ガルは変わらないことを確認。

○火山影響評価
・文献調査及び地形・地質調査により、将来、活動の可能性があると評価した１４火山について、発電所への影響を評価。

・審査ガイドに記載されている過去に国内で発生した１６地震の観測記録について、考慮すべきかを検討。
・審査内容を反映し、「平成１６年北海道留萌支庁南部地震」を考慮すべきものとし、新たな基準地震動６２０ガルを追加。

・発電所への影響が最も大きい火山事象として、約１万３千年前の桜島での「桜島薩摩噴火」による火山灰（厚さ１５cm）を想定。
・火山灰の影響に対し、原子力発電所の安全機能を損なわないように対応がとれることを確認。

③免震重要棟用基準地震動※３【川内原子力発電所周辺の活断層分布】
5km

断層東端の不明瞭さを考慮し
F-A断層を延長して評価

川内原子力発電所

30km

・免震構造を採用した建物はゆったりとした長い揺れの影響を受ける可能性があることから、免震重要棟の耐震設計に用いる基準地震動４００ガルを追加。
【免震重要棟用基準地震動を追加】【基準地震動を追加】

F-A断層○過去に破局的噴火※があったカルデラ火山のモニタリングを実施【モニタリング対象火山】

・発電所が存続する間に、発電所まで火砕Ｎ流が到達する規模の破局的噴火が発生す

阿蘇
ｶﾙﾃﾞﾗ

る可能性は十分低いものの、地殻変動・地震活動の観測データや公的機関の公表

五反田川断層央区間① 540ガル

20km

五反田川断層に地震調査研究推進本部評価を反映

市来断層

伏在断層※
10

② 620ガル③ 400ガル※後期更新世以降（約12〜13万年前以降）の活動がない断層※１基準地震動：
耐震安全性評価を行うために想定する地震※２地震調査研究推進本部：
地震防災対策の強化に資する調査研究を目的に、文部科学省に設置された政府機関※３免震重要棟用基準地震動：
免震重要棟は①，②の基準地震動に加え、③の基準地震動も考慮して設計原子炉の停止、燃料搬出などを実施。

姶良ｶﾙﾃﾞﾗ
阿多ｶﾙﾃﾞﾗ

・破局的噴火に発展する可能性がある場合、

帯甑

活断層

川内原子力発電所にモニタリング（監視）。

海【凡例】

0

情報を収集・分析し、活動状況を定期的

市来断層帯市来区間（Ｍ７．２）（Ｍ７．５）５）７．

峡中帯層断甑

甑

（Ｍ間区

加久藤･小林ｶﾙﾃﾞﾗ

凡例

鬼界ｶﾙﾃﾞﾗ

ｶﾙﾃﾞﾗ

160km
※破局的噴火：カルデラ火山から100km3以上のマグマが噴出し、大規模な火砕流が発生する噴火【カルデラ噴火の規模】
噴煙柱高さ 2011年

1914年 約1.3万年前
霧島新燃岳： 桜島大正： 桜島薩摩：約 2km30.1km3未満
約 11km 3

破局的噴火

津波の高さの想定を約４ｍから約５ｍに見直し、防水対策を強化○津波発生源として琉球海溝プレート間地震を追加
・周辺海域の活断層調査により、発電所に最も大きな津波をもたらす発生源は、これまで長崎海脚断層と評価（津波高さ約４ｍ）。
・審査内容を反映し、琉球海溝におけるプレート間地震による津波を考慮（津波：水位上昇約５ｍ、水位低下約-５.５ｍ）。
【津波評価で想定した津波発生源】

約3万年前
姶良丹沢：
約500km3以上○海水ポンプ※エリアの防水対策
・津波高さ約５ｍに対して敷地高さは約１３ｍと十分な高さを有するが、海水ポンプエリアは約５ｍであることから、安全確保に万全を期すた
め、浸水防止のための防護壁（約１５m）や防護堤（約８m）を設置。
・引き波時（約-5.5ｍ）にも必要な海水が確保できるよう、取水口に貯留せきを設置。
【海水ポンプエリアの防水対策】

0.01㎞ 3

噴出物量

0. 1㎞ 31㎞ 310 ㎞ 3100㎞ 33

約 500 ㎞

竜巻から屋外の重要設備を防護
川内原子力発電所

海水ポンプエリア

・日本で発生した過去最大の竜巻風速を

長崎海脚断層防護壁：海抜約15m

約900km
琉球海溝（想定区間）
Mｗ9.1

防護堤：海抜約８m

貯留せき：海底※海水ポンプ：原子炉や使用済燃料プールの原子燃料を冷やすための熱交換用の海水を発電所内にくみ上げる安全上重要なポンプ

踏まえ、風速100ｍ/秒の竜巻を想定した対策を実施。
・資材保管用コンテナやマンホールなどについて、重りを付けたり、ボルトで固定するなど、飛散を防ぐ対策を実施。
・原子炉を冷やすための水源である屋外の復水タンクや燃料取替用水タンクを取り囲む頑丈なネットを設置し、飛来物による影響を防ぐ対策などを実施。

防護ネット

平成２６年７月〜 主な補正内容 〜

川内原子力発電所1,2号機

補正書には、原子力規制委員会の審査内容を反映し、地震・津波などの自然現象に備えた対応、重大事故に備えた対応、重大事故の発生・拡大防止に必要な体制・手順などを追記しました。

主な項目

主な申請内容（H25.7.8）

主な補正内容（○：H26.4.30，◎：H26.6.24）

川内原子力発電所１，２号機の原子炉設置変更許可申請に係る補正書を提出しました。

地震

設計基準対象施設

津波

自然現象
・竜巻・火山等

火災、溢水

炉心損傷防止対策
重大事故等対処施設

格納容器破損防止対策◇基準地震動はSs-1(540ガル)
・発電所周辺活断層地震を評価・審査ガイド記載の16地震の検討を行い、鹿児島県北西部地震を考慮○震源を特定せず策定する地震動
・北海道留萌支庁南部地震を考慮した
結果、新たな基準地震動Ss-2(620ガル)を追加◎免震重要棟用基準地震動
・免震重要棟を対象とした基準地震動
Ss-L（400ガル）を追加◇発電所周辺海域の活断層での地震による津波を考慮【取水口付近の津波高さ約４ｍ】○琉球海溝におけるﾌﾟﾚｰﾄ間地震を考慮し、基準津波を見直し【取水口付近の津波高さ約５ｍ】◇自然現象による原子炉施設の安全性への影響がないことを確認○竜巻等の自然現象による原子炉施設への影響を防ぐための設備対応等を追加◎竜巻で想定する飛来物（鋼製材）の仕様を記載○火砕流評価及び火山のモニタリング等の記載を充実◇火災対策、内部溢水対策の基本方針○火災、溢水に対する具体的な設備対応等を追加◎外部火災防護について、建屋を守るための障壁の構造を記載◇重大事故等対策に関する基本方針◇重大事故等対処施設の設計方針◇必要な体制、手順書の整備方針◇重大事故等対策の有効性評価

放射性物質の拡散抑制

大規模損壊時の対策◇大規模損壊時対策の基本方針○重大事故の発生及び拡大の防止措置を実施するために必要な体制・手順等を追加◎重大事故等に対処するための手順について、優先すべき対応手段やプラント状態を判断する基準を記載◎重大事故等対策の有効性評価の条件に用いた具体的な数値の考え方や評価結果を記載○対策に用いる資機材、体制、手順等に関する具体的な対応を追加

平成２５年７月８日、川内原子力発電所１，２号機の新規制基準への適合性確認審査を受けるため、原子力規制委員会へ、原子炉設置変更許可(基本設計)・工事計画認可(詳細設計)・保安規定変更認可(運転管理)を申請しました。
その後、原子力規制委員会の審査を反映し、原子炉設置変更許可申請に係る補正書を提出しました（平成２６年４月３０日及び６月２４日）。
工事計画認可・保安規定変更認可についても準備が整い次第、提出いたします。
今後も、原子力規制委員会の審査に丁寧に対応するとともに、地域の皆さまに安心いただけるよう安全性・信頼性の向上に向けた取組みを続けてまいります。