●施工後、必ずお施主様へお渡しください。

施工説明書
取扱説明書

2024.01.24 二版
取説番号：OW

使用上の注意

施工上の注意●扉の開閉は静かに行って下さい。
乱暴に扱うと扉が破損したり脱落する恐れがあります。

●本製品は屋内専用です。屋外や浴室等水がかかる部分や他の用途への使用はおやめ下さい。
●枠セットや建具本体は立て掛けず、水平の状態で保管してください。

●扉の把手にぶら下がったり、扉に持たれたりしないでください。
扉が破損したり脱落する恐れがあります。

MUKU/CONBI/PRIME/SHEETシリーズ●扉に指をはさまないよう把手を持って正しく操作してください。
特に小さなお子様には十分にご注意ください。

アウトセット片引き(吊戸)天井枠付●ストーブ等の熱源を近くに置かないでください。
扉が反ったり、表面がゆがんだりすることがあります。

<固定枠 65/113><スリム枠 65/113>●ガラスに強い衝撃を与えたり物をぶつけたりしないでください。
ガラスが割れる恐れがあります。
特に小さなお子様には十分にご注意ください。

●枠を躯体へ取り付ける際は、必ず水平と垂直を確認してください。
●枠をコンクリートやモルタルへの直付けはしないで下さい。
やむをえず直付けする場合は、枠木口と下地面の間に必ず防水処理をして下さい。
●枠の組立、取り付けには同梱のビスを使用して下さい。
他のビスを使用すると、脱落や垂下がり等の原因となります。
●施工中、建具本体は養生・保全し、湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、昼夜などで温度差の激しい場所には置かないで下さい。
●塗り壁の場合は壁が十分に乾燥してから建具本体を吊り込んで下さい。
●施工後は傷や汚れを防ぐ為に、ダンボールなどでしっかりと養生をして下さい。
●部材が汚れた場合は、水で薄めた中性洗剤を含ませて固く絞った布で拭いた後、乾いた布で拭き取ってください。
注)シンナー、ベンジン、アルコール等の溶剤は変色・変質の原因となります。

●施工の前にこの説明書をよくお読みの上、正しく施工してください。

部材・部品の確認■部材・部品の構成内容

部材・部品名扉セット枠セット

数量

片引戸金具リスト

備考

扉本体

1

吊車ホルダー取付済

引手

1組

扉本体に取付済部※注意※鎌錠仕様のときのみ取付済

鎌錠は梱包時、居室側にサムターンとなるように設定されています。
逆の場合は取外し向きを変えてください。

品名品

番数

量

備 考

上部吊車

Ｔ786

1

ｷｬｯﾌﾟ3色袋入り

上部吊車ｿﾌﾄｸﾛｰｽﾞ機能付

Ｔ786UW

1

ｷｬｯﾌﾟ3色袋入り

作動ブロック

Ｔ786

2

付属ビス付

鎌錠セット

1

鴨居

1

戸先用縦枠

1（入隅以外は兼用縦枠）

床付ガイド

FG-120

1

付属ビス付

戸尻用縦枠

1

（入隅以外は兼用縦枠）

ﾚｰﾙ端部ｷｬｯﾌﾟ(ﾋﾞｽ袋入り)

T786TC2(1)（入隅は１）

内寸定規

1

上レール

1

上レール取付ﾋﾞｽ

6

施工ビス
SHEET（24ｻｲｽﾞ）
施工ビス※C/Pの場合

16

ダンドリ調整ビス

L=55

3

ダンドリ調整ビス

L=55

ビスキャップ12SHEETのみ※M/C/Pは下記の略です。
C：COMBI
P：PRIME-1-

納まり寸法図

固定枠65/113■横断面図･縦断面図

■横断面図

■横断面図
入隅

※DW:460がクローザーユニット使用の最小DW■建具枠セット姿図■縦断面図（38床のみこみ片引戸

片引戸（錠付）-2-床上

納まり寸法図

スリム枠

65/113■横断面図･縦断面図

■横断面図

■横断面図
入隅

※DW:460がクローザーユニット使用の最小DWで■建具枠セット姿図
■縦断面図

床のみこみ

片引戸-3-床上

施工手順
２．レールの取り付け

準●レールを取り付ける前に上吊車をﾚｰﾙ内に入れてから推奨の取り付けﾈｼﾞで固定してください。
※
ﾚｰﾙに吊車を通したときに重く感じられますが戸を吊り込むとｽﾑｰｽに作動します。
<注意> レールの取付け向きに注意してください。
※
吊車を入れましたら、レール端部に端部キャップを付属のビスで固定してください。（レール端部にキャップ取付用の穴あり）
作動ブロック固定穴の位置により戸先側（レールに表記あり）が決まります

備

<注意>
<注意>

吊戸ﾓｰｼｮﾝﾕﾆｯﾄが図のようにｾｯﾄされていることを確認してください
吊車が落ちないようにｾﾛﾃｰﾌﾟなどで仮固定して下さい。

●開口寸法に製品寸法を照合確認して下さい。
●施工の際は下げ振り、水準器を利用し開口ぶ(まぐさ、梁、柱等)の水平・垂直・柱相互の前後の倒れが無いかよく確認し、建具等を設置する
開口部の幅、高さの寸法精度を十分に確認して下さい。

３．作動ﾌﾞﾛｯｸの取付け①図のように戸先側と戸尻側に作動ブロックを取付けて下さい。
<注意>

必ず手回しドライバーをご使用ください。

②作動ブロックをきちんと取付けないと不具合の原因となります。

１．枠の取り付け●枠を開口部にはめ込み縦枠・上枠のリード穴から開口部(柱等)に木ﾋﾞｽで固定して下さい。
●枠と調整材の間に接着剤を塗布してください。

４．下部ｶﾞｲﾄﾞの取付け●枠取付け寸法精度基準
建て入れ
内法高さ・幅建具枠と建具の空き
縦枠上下の内寸法①下ｶﾞｲﾄﾞは上ﾚｰﾙの中心から垂直に床面に下ろした位置に取り付けてください。（床付けガイドの場合）<注意> 下ｶﾞｲﾄﾞは必ず中心にくるように取り付けに注意してください。

：誤差2㎜以下：差異2㎜以下：空き寸法の差異1㎜以下：差異2㎜以下※建具の動作に支障をきたす恐れがあるため、上枠寸法精度を厳守して下さい。

<注意>
縦枠のリード穴設定は、SHEETのみとなっています。
PRIMEはリード穴が開いていないため、下地の裏側もしくは、下地側面から斜めに木ビスで固定して下さい。

-4-

施工手順
５．扉の吊り込み

８．吊車の取りはずし方●下ガイドに扉の下部ガイド溝を差込みます。
吊車固定ｶｯﾌﾟにﾎﾙﾀﾞｰを「ｶﾁｯ」という音がするまで差し込んでください。
<注意>●吊車のｷｬｯﾌﾟを外し、図のように＋ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰをさして下に下げると吊車本体が 扉より出てきます。

ﾛｰﾗｰが扉から外れないか確認してください。
戸先・戸尻両方をおこないます。

６．ﾓｰｼｮﾝの作動確認

９．養生●ﾓｰｼｮﾝの機能に異常が無いかご確認ください。
扉を開いた状態からゆっくり閉めてください。
戸が閉まる60㎜くらい前からﾌﾞﾚｰｷがかかりゆっくり閉まることを確認してください。

<注意>作動ブロックの取付けを確認して<注意>異常がある場合は施工ｶﾞｲﾄﾞを再度確認してください。

※ソフトクローズの速度調整はできません。

●枠・扉の取付けが終了したら、傷がつかないように扉・枠をダンボールなどで養生して下さい。
●扉を壁に立てかけて保管しないで下さい。
扉が反る恐れがあります。

ください。

７．扉の位置調整●扉を吊ったままで、ホルダー部の止めねじを回すと扉の左右調整が、下のねじを回すと扉の上下調整ができます。

<注意> 必ず手回しドライバーをご使用ください。

●扉を吊ったままで、跳ね上げ抑止ブロックを車体に当るまで上昇させてください。

※使用している内に、跳ね上げ抑止ブロックが下がってきた場合は、再度調整ねじにて上昇させてください。

-5-