クレーン作業，工事用足場等をご使用されるみなさまへ防護管工事について（ご紹介）１．はじめに（作業現場付近の電力設備を知ろう）

万一，高圧線に触れてしまったら，感電だけではすまない。

１－１．電力設備の概要

配電用変電所の安全装置が動作し，配電設備が全て停電するぞ。

配電設備（配電線）

送電・変電設備

広範囲で停電し，社会的に大きな影響を与えてしまうんだ。

配電用変電所

高圧お客さま（工場）開閉器

高圧線の漏電を検知するとスイッチ動作により配電設備の電気が止まります。

高圧お客さま（ビル）

高圧線
低圧線

高圧引下線

変圧器

赤字：高圧（6600Ｖ） の設備です。
青字：低圧（100Vor200V）の設備です。

６，６００Ｖ
高圧ｶｯﾄｱｳﾄ

１００／２００Ｖ

引込線
財産分界点※
電力量計ｗｈ

低圧お客さま（一般家庭）※財産分界点とは：お客さま所有設備と中国
電力ネットワーク所有設
備の所有分界点です。接
続点となります。

１－２．作業現場付近の配電設備①架空地線架空地線

赤色で示した設備は，高圧（6600Ｖ）の設備だから特に注意が必要だ。

変圧器（高圧機器）

開閉器
高圧線
低圧線
高圧線
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ

変圧器

避雷器

低圧線

開閉器（高圧機器）

引込線
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ

１－２．作業現場付近の配電設備②支線を切断させてしまったら，電柱倒壊のおそれもあるぞ。
充電はしていないが，支線にも注意しよう！

電力設備の通信線が施設されている場合もあるんだ。

支線

電力通信線
支線
他社通信線
（受付対象外）支線「支線」とは電柱を支えるための線です。

電力設備の通信線が施設されている電柱もあります。電力設備の通信線は，通信線の最上段に施設されています。

２．防護方法のご紹介

電力設備の防護方法は３種類あるぞ。

２－１．防護方法の種類
 防護方法は３種類あります。
A. 線路防護B. 機器防護C. 縁線防護

高圧線

イメージ

低圧線
引込線
電力通信線
※線路防護を８箇所付けているイメージ＜防護管＞※機器防護を３箇所付けているイメージ＜防護ネット＞※縁線防護を６箇所付けているイメージ＜ジャバラ管＞＜絶縁シート＞

資材
名
称「防護管」で電線を防護します。メッシュ状の「防護ネット」で電線サイズに応じた防護管を 機器を覆います。
説
明 選定して取り付けます。
最も一般的な防護方法です。

「ジャバラ管」または「絶縁シート」により縁線を防護する方法です。

一般的な防護方法だな。

２－２．防護管の取付例（線路防護）
防護管
防護管

用途

左写真のように電線に取付けて使用する。

太さ：Φ25，Φ35，Φ45，Φ65，Φ100※Φ：〔読み：ファイ〕 内径を表す 単位：ｍｍ
電線太さに合わせて使用する。

仕様

長さ：３ｍ/本（Φ100のみ２ｍ/本）
厚さ：２ｍｍ以上※労働安全衛生法における「絶縁用防護具」の適合品

写真
防護管
出展：ヨツギ株式会社ＨＰ

２－３．防護ネットの取付例（機器防護）

機器に対しては防護管を取付できないから機器全体をネットで覆って防護するんだ。

防護ネット
用途

開閉器等の機器を一括して覆うときに使用する

サイズ（mm）巾 1,000
仕様
防護ネット

※労働安全衛生法における「囲い」に該当

写真

出展：ヨツギ株式会社ＨＰ

２－４．防護シートの取付例（縁線防護）
開閉器等の縁線部
開閉器

防護シート
用途

防護シート
ケーブル端末ケーブル端末仕様

防護シート

防護管の取付ができない箇所であってもシートを巻き付けて防護する方法があるぞ。

開閉器やケーブル端末の縁線部や引込線の縁線部など防護管が取付けできない箇所にシートを巻き付けて使用する。
サイズ（mm）巾×長さ
・ 230×1,000
・ 500×1,000
・ 1,000×1,000

厚さ：２ｍｍ以上※労働安全衛生法における「絶縁用防護具」の適合品

引込線の縁線部

写真
防護シート
引込線

出展：ヨツギ株式会社ＨＰ

２－５．ジャバラ管の取付例（縁線防護）
開閉器等の縁線部

防護管の取付できない箇所にはよく曲がるジャバラ管を使って防護するんだ。

ジャバラ管

ジャバラ管用途

開閉器やケーブル端末の縁線部など防護管が取付けできない箇所で使用する。
サイズ 内径（mm）
Φ32，Φ35，Φ45

仕様
ジャバラ管

厚さ：２ｍｍ以上※労働安全衛生法における「絶縁用防護具」の適合品

写真
ジャバラ管
出展：ヨツギ株式会社ＨＰ

２－６．防護管等は「目印」

例え防護管と取り付けていても触れていはいけないんだ。

 防護管・防護シート・防護ネット・ジャバラ管は，電力設備（6600V以下の電線）に接近した場所で工事を行う際の目印として取り付けるものです。
 このため，絶対に作業者が触れたり，工作物等が接触しないようにしてください。

危 な い ！

防護管等の取付は，工事調整等により約３週間程度を要します。
電線の近くで作業する場合は，早めにご連絡ください。

３．具体的な防護方法の例

３－１．取付範囲の判断目安（１）工事用足場を使用する場合

設備

高圧線
機器
低圧線
引込線

Ｌ[m]

離隔距離
（行政通達）

より安全な距離※
（推奨）

1.2m

2.0m

1.0m2.0m※"ジブ揺れ"および"目測による誤差"を考慮した距離
[凡例]
●：取付要
○：取付不要Ｌ[m]（補足）離隔距離は，旧労働局通達「移動式クレーン等の送配電線類への接触による感電災害の防止対策について」（基発第759号，昭和50年12月17日）の値を示しています。
送電線（特別高圧の電線等）に対しては，防護管（労働安
全衛生法に定める絶縁用防護具）は取付できません。上記通達の離隔距離を確認ください。

（２）クレーンを使用する場合
Ｌ[m]

Ｌ[m]

上部をまたぐ場合は全数取付

揺れ幅を考慮して余裕のある取付範囲を決定

３－２．クレーン作業の場合（家屋新築等）

揺れるので注意
防護管
高圧線

防護管
Ｌ
低圧線
「取付範囲の判断目安」を参考に防護範囲を決定く
さだい

揺れ幅を考えて念のため一番近い電線に防護管取付を依頼しよう。

３－３．工事用足場の場合（外壁塗装等）
足場組立の作業員の安全を守るため，足場組立前に防護管取付を依頼しよう。
高圧線

引込線の本線に「防護管」

建物

低圧線
引込線

引込線の縁線に「防護シート」

防護管
防護シート

３－４．変圧器・開閉器近接の場合
レッカー操作者や足場組立作業員が高圧機器に触れないよう，万一を考えて機器防護も依頼しておこう。

変圧器

開閉器

防護ネット
防護ネット

防護シート

<参考>

共架標識
も参考になるな<参考１－１> 通信線所有者の見分け方①
吊り線

電柱

社名やロゴを表示

共架標識（プレート）

電柱

通信ケーブル

一定距離ごとに所有者識別用の「共架標識」がついている場合が多い。
ただし，通信線の「最下段にあるＮＴＴ設備」には共架標識はありません。
弊社が受付・工事可能な中国電力ネットワーク設備の「共架標識」は白地に黒文字です。

配置

所有者

通信線の 中国電力
最上段 ネットワーク
電柱

説明

共架標識の有無 等

幹線ルートには電力用 共架標識は無いことが基本だが通信線が施設されてい 施設されている場合もある。
る場合がある。
中国電力ネットワーク

防護受付対象通信線の ＮＴＴ以外の エネコム，ケーブルテレ
中段通信会社等
ビ，有線放送，行政防護受付対象外 （防災無線）等。の線は標識が白い

共架標識：有通信線の ＮＴＴ西日本 複数本施設されている 共架標識は無し。ＮＴＴの通防護受付対象外 場合がある。
最下段
信線は最下段に施設される。

<参考１－２> 通信線所有者の見分け方②

共架標識

NTT以外
NTT
ＮＴＴ以外の通信会社は，地上から所有者が識別できるよう,社名(ロゴマークも可)等を表示した共架標識（プレート）が取付けられています。

最下段の通信線は，ＮＴＴ西日本所有の通信線（共架標識はない）

この共架標識（プレート）は全ての電柱についているわけではありません。

<参考１－３> 通信線所有者の見分け方③
 共架標識によって通信線の設備所有者が分かる場合があります。参考としてください。

共架標識

区分

代表的な企業・中国電力ネットワーク※白地に黒文字の共架標識は中国電力ネットワークのみ

・認定電気通信事業者
・下記以外

・ｴﾈﾙｷﾞｱ・ｺﾆｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞさま（エネコム）

・CATV（ケーブルテレビ）

・各地域のケーブルテレビ会社さま
・USENさま・有線音楽放送

黄＋黒＋黄はケーブルテレビ会社の設備だな。

・キャンシステムさま
・鳥取ミュージック放送さま 等
よく見ると共架標識には企業名が書いてあるぞ。

<参考２> 電力通信線の施設例
 上段部の通信線を防護する必要がある場合は，防護管取付の申込みの際にご相談ください。
 共架標識が無い場合もあります。
電力通信線（受付対象）

NTT以外の通信線（受付対象外）
ＮＴＴの通信線（受付対象外）

電力設備の通信線が施設されている電柱もあります。その場合，電力通信線は通信線の最上段に施設されています。

 通常は，電力通信線の下に他の通信線が施設されているため，電力通信線への防護のお申込みは殆どありません。（電力通信線の下にある他の通信線に防護管を取り付けることが多い。）

<参考３> 建設工事公衆災害防止対策要綱
 建設業法 第25条の27第２項の規定に基づき，下記の要綱が定められ公布されています。
 近年の公衆災害の内容として「架空線等の損傷」によるものが多いことから，令和元年（2019年）に要綱が見直されています。
 建設工事にあたっては，本要綱を遵守し，災害（労働災害・公衆災害）防止をお願いいたします。
建設工事公衆災害防止対策要綱 ＜土木工事編＞（令和元年9月2日 国土交通省告示496号）
第34《36》 建設機械の使用及び移動４ 施工者は，建設機械の移動及び作業時には，あらかじめ作業規則を定め，工事関係者に周知徹底を図るとともに，路肩，傾斜地等で作業を行う場合や後退時等には転倒や転落を防止するため，交通誘導警備員を配置し，その者に誘導させなければならない。また，公道における架空線等上空施設の損傷事故を回避するため，現場の出入り口等に高さ制限装置を設置する等により，アームや荷台・ブームの下げ忘れの防止に努めなければならない。

第36《37》） 架線，構造物等に近接した作業
１ 施工者は，架線，構造物等若しくは作業場の境界に近接して，又はやむを得ず作業場の外に出て建設機械を操作する場合においては，接触のおそれがある物件の位置が明確に分かるようマーキング等を行った上で，歯止めの設置，ブームの回転に対するストッパーの使用，近接電線に対する絶縁材の装着，交通誘導警備員の配置等必要な措置を講じるとともに作業員等に確実に伝達しなければならない。
２ 施工者は特に高圧電線等の重要な架線，構造物に近接した工事を行う場合は，これらの措置に加え，センサー等によって危険性を検知する技術の活用に努めるものとする。
※ 《カッコ》は建築工事等編の条項

国土交通省HPでは上記要綱（解説含む）が公開されています。

高さ制限装置の設置が効果的なんだ。

まずは，物件の位置が明確に分かるマーキングを行う。
次に，防護管（絶縁材）装着等が必要な場合には電線の防護を依頼する。
これら措置を講じて安心してはいけない。作業員に確実に伝達することが重要だ。

<参考４－１> マーキングの具体例①（防護管取付以外の対策例）
 架空電線への接触や架空電線損傷を防止するためには，架空電線の位置が明確に分かる「マーキング」を施すことが大事です（参照：参考３）
 「マーキング」には注意標識（のぼり）の他，看板やスプレー等の方法があります。
架空線（引込線）

注意標識

注意標識
標識

架空線に防護管を取り付けると電線自体が下がってしまう。
今回は注意標識（のぼり）を設置して安全作業を行おう。

<参考４－２> マーキングの具体例②（防護管取付以外の対策例）
厚生労働省ＨＰ（あんぜんプロジェクト）「見える」安全活動コンクール 過去の優良事例集 より

<参考５> 高さ制限装置等 （防護管取付以外の対策例）
厚生労働省ＨＰ（あんぜんプロジェクト）「見える」安全活動コンクール 過去の優良事例集 より

<参考６> 危険な現場
 高圧線に触れてしまえば，感電災害だけでなく，公衆災害（電線損傷や広域の停電）を発生させてしまう恐れがあります。
 感電災害を起こしてしまうと ⇒ 業務上過失致死傷や労働安全衛生法違反等により懲役・罰金が科せられることがあります。
作業員を危険 公衆災害を起こしてしまうと ⇒ 損害賠償責任を負います。にさらしてはクレーン作業

工事用足場

クレーンが電線に接触

足場が高圧電線の間を貫通足場が高圧電線に接触いけない。