FACTORY AUTOMATION

三菱電機省エネ支援アプリケーション

現 場に気 づきを与える。A I 技 術を搭 載した 省エ ネ支 援ツー ル 。

省エネ支援アプリケーション

三菱電機のAI技術 Maisartを搭載し、現状把握からエネルギーロスの抽出・要因診断、省エネ対策の効果検証に至るまでの省エネ活動をトータルサポート。

使用エネルギーの現状把握（P7）

省エネ対策の効果検証（P6）2エネルギーロスの抽出（P4）エネルギーロスの要因診断（P5）蓄積した収集データの見える化だけでなく、AIによるエネルギーロスの抽出や要因診断で効果的な省エネ活動を実現したい。

蓄積した収集データを基に分析用途のグラフや帳票を作成し現状把握を実施したい。

AI診断版

機能限定版

分析・診断アプリケーション

分析アプリケーション

省エネ分析・診断アプリケーション

省エネ分析アプリケーション

MES3-EAP1-AI

MES3-EAP1-DA

296,000円

標準価格：

148,000円

標準価格：

主な機能

主な機能

●分析グラフ作成●分析グラフ作成●ダッシュボード作成●ダッシュボード作成

●帳票作成

●帳票作成

●エネルギーロス抽出●エネルギーロス要因診断●省エネ対策の効果検証とは？
「Maisart」は三菱電機AI技術ブランドの名称であり、独自のAI技術ですべてのモノを賢く（Smart）する思いを込めた、
Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the-ART in technologyの略です。

3

特 長

1 生産設備のエネルギーロスを自動抽出（AI診断版のみ）●三菱電機が長年培ってきたノウハウから省エネ重点5視点に着目し、それぞれの視点におけるエネルギーロスを自動算出します。

• エネルギーロスがどこに潜んでいるかを定量的に把握したい。

こんなお客様に最適です• 設備の早すぎる立ち上げや、切り忘れによるエネルギーロスを把握したい。
• エネルギー原単位や、設備の生産稼働率を自動算出したい。

三菱電機のノウハウ"省エネ重点5視点"とは？
① 設備立上時間ロス ………………… 生産設備立上～生産開始の時間② 設備立下時間ロス ………………… 生産終了～生産設備立下の時間③ ユーティリティ※時間ロス・ユーティリティ立上時間ロス …… ユーティリティ立上～生産設備立上の時間
・ユーティリティ立下時間ロス …… 生産設備立下～ユーティリティ立下の時間④ 原単位 ……………………………… 生産開始～生産終了の原単位⑤ 生産ロス時間割合 ………………… 生産開始～生産終了の非生産時間の割合※生産設備と連動して稼働する付帯設備（例：排気ファン・ミストコレクタ・コンプレッサなど）

省エネ重点

ユーティリティ使用エネルギー① 設備立上時間ロス

設備使用エネルギー② 設備立下時間ロス

生産数

視点

5③ ユーティリティ時間ロス
④ 原単位

④③

①

⑤⑤ 生産ロス時間割合②③［エネルギーロス診断画面］■診断期間

診断する期間を選択するだけでエネルギーロスの抽出が可能です。

■省エネ重点５視点

日ごとに、省エネ重点5視点それぞれのエネルギーロスを表示します。

■エネルギーロス抽出画面

日ごとのエネルギーロス時間（単位：分）や、原単位、生産ロス時間割合を一括表示し、いつもより悪い日にちをハイライト表示。

■ランキング表示
4エネルギーロスの多い設備順で自動的にランキング表示。

特 長2 エネルギーロスの要因診断（AI診断版のみ）●日時・生産情報から、エネルギーロスの発生要因として相関関係のある項目をランキング化し、期待改善効果と共に提示します。

こんなお客様に最適です• エネルギーロスが発生する傾向を見つけ、対策に繋げたい。
• エネルギーロスの要因になっている日時や曜日、製造品目を特定したい。
• エネルギーロスの内容は把握しているが、何から手を付けたらいいのか分からない。

"エネルギーロスの要因診断"とは？
エネルギーロスが普段より大きい日にちと関連が深い項目を指します。
診断結果▶「月曜日」▶ 立ち上げがAM6時▶ 当日の生産数が250個

診断結果から事実確認を実施し、具体的な対策を実施
診断結果に基づく対策「月曜日」 ⇒ 週明けの該当設備の立ち上げ/立ち下げ時刻を見直そう。
「AM6時」⇒ 不要な早朝立ち上げは無くすよう、注意喚起しよう。
「250個」 ⇒ 生産数の少ない日はロスが多いので生産計画を見直そう。

［エネルギーロス要因診断結果画面］■エネルギーロス要因診断

エネルギーロスと相関の深い要因をAIを用いて自動判断し、ランキング表示。
（曜日、立上時間、生産数など）■診断結果の評価

ユーザ評価を次回以降の診断結果に反映。
役に立てば評価があがり、上位に表示されやすくなります。

■期待改善効果

改善効果の目安を金額表示で自動算出。

〈生産情報の収集を実施していないお客様へ〉
三菱シーケンサ内の生産情報は、EcoServerⅢの設定ソフトウェアよりEcoServerⅢに取り込むことが可能です。
［EcoServerⅢ 設定ソフトウェア］
EcoServerⅢ

生産情報

Ethernet(MCプロトコル通信)

三菱シーケンサ※詳細はEcoServerⅢ 取扱説明書（設定編）「4.5.3 シーケンサ・GOT登録」をご確認願います。
5特 長

3 省エネ対策の効果検証（AI診断版のみ）●改善前後の期間を選択するだけで、対策前後の電力使用量や電気使用料金、エネルギーロスを簡単に確認することができます。

こんなお客様に最適です• 省エネ対策前後の効果把握をしたいが、膨大なデータから都度計算しており時間がかかっている。
• 実際に行った省エネ対策効果の確認や見直しを実施し、活動に継続性を持たせたい。
• 省エネ活動結果を説得力のある定量的なデータで報告したい。

［省エネ対策前後の効果検証画面］■使用電力量や削減金額の改善効果
電力量や金額ベースでの比較が可能です。

■診断期間改善前後の期間を選択するだけで、効果検証が可能です。

6■省エネ視点での改善効果

選択した省エネ視点のエネルギーロスの比較が可能です。

特 長

4 グラフ作成機能を活用した省エネデータ分析●分析したい内容に応じて、７種類のグラフから選択可能です。

現状把握：エリア別の電力使用状況を見える化したい

原単位管理：電力使用量だけでなく、生産数を加味して管理したい

時系列に加え、順位表示や割合表示が可能なので、省エネの優先順位付けに活用生産数を加味したエネルギー原単位で管理することで、生産性を悪化させている設備や時間を特定。

● 円グラフ＆順位グラフで一目瞭然● 生産性の悪化＆ばらつきが一目瞭然
原単位

原単位悪化箇所エネルギー分析フェーズ

生産数量

①円グラフ

②順位グラフラインごと、工程ごとの順位グラフを表示すれば、ボトルネックとなる生産設備の特定にも活用できる。

応用分析：2 要素以上の相関④箱ひげグラフ

設備改善、運用改善を実施し、生産性向上に向けた活動を。

応用分析：エラー履歴のパレート図表示

応用分析：閾値・目標値診断

生産量とエネルギー使用量の相関を取り、生産効率を把握対策すべきエラー内容の把握

値の区間ごとの分布を把握し、閾値や目標値の目安とする⑤散布図⑥パレート図⑦ヒストグラム［改善事例①］エアーコンプレッサーの電力ロス発見
1. 生産設備とエアーコンプレッサーの電力量を日毎に確認
休日にエアーコンプレッサーの電力ロスを発見

エアーコンプレッサー
生産設備③時系列グラフ2. 1時間毎のデータで詳細確認を行う［改善事例②］
トランス負荷率の管理
トランスの負荷管理を行い、トランスの余力を把握。
日々の安全管理に活用。

早期立ち上げによる電力ロス発生

生産終了後の切り忘れ⇒エアーコンプレッサーの運用改善を実施し、ロスを削減し省エネ実現！

休日の単独運転ロス発生⇒将来的な設備導入計画や、トランス更新時の容量選定に活用。
ダッシュボード機能(p8)を活用すれば、現場での常時見える化が可能！

7特 長5 ダッシュボード機能を活用し、現場のリモート監視を実現●作成したグラフやエネルギーロス要因診断(p5)の結果をダッシュボード内に貼付けし、保存することが可能です。
また、PC上にWebサーバーをセットアップすれば、現場での見せる化ツールとしても活用可能です。

こんなお客様に最適です• ダッシュボードを現場や事務所に表示し、従業員の省エネ意識向上を図りたい。
• 現場に出向く手間を削減するため、エネルギー情報やトランス負荷を遠隔監視したい。
• 省エネ関連の報告業務に時間を取られており、グラフ等での報告を時間をかけず実施したい。

［ダッシュボード］

お客様毎に自由な画面作成が可能！

■各種グラフ■ 画像データ■ 数値パネル■各種グラフ■各種グラフ［ダッシュボード作成事例］
ビル・オフィス編

工場編

ビル・オフィスのリモート監視に！
従業員の省エネ意識啓蒙にも最適！

ユーティリティ設備の使用状況をリモート監視。
テレワークでも遠隔監視可能！

ダッシュボード掲載内容一覧

ダッシュボード掲載内容一覧

1. 建屋の画像
2. 目標の電力量（料金換算）
3. 現状の電気料金
4. フロア別電力使用量割合

5. 1m2 当たりの電気料金ランキング
6. 用途別電力使用量割合
7. 用途別電力使用量トレンドグラフ

1. 工場の画像
2. 使用エネルギー量（㎘値）
3. 建屋別電力使用割合
4. トランス別 電気代ランキング

5. エアー使用状況
6. トランス負荷率※上記ダッシュボードは購入時には含まれておらず、お客様自身で作成いただく必要がございます。
※ダッシュボードのデータ更新周期は1時間です。
8

三菱電機FAサイトよりダッシュボードの作成動画をご覧頂けます。

特 長

6 日報・月報・年報などの帳票を作成●EcoServerⅢから収集したデータを基に日報・月報・年報の帳票作成が可能です。
〔年報出力例〕

設定で 検印欄 を設けることができ、フォーマットを作成頂くことで帳票カスタマイズも可能。
（詳細は取扱説明書を参照）

7 多拠点のEcoServerⅢが持つデータをEcoAdviserで統括（グラフ・帳票）・比較・分析●VPN通信等を活用して多拠点の電力使用状況を一括監視することが可能です。

本社

社内ネットワーク網
本社のPCでEcoAdviserを使用し、VPN通信を活用することで、各拠点の一括監視を実現。

……

A工場

（B/NET品）

B工場（B/NET品、デマンド監視機能付品）

G工場（CC-Link品）⇒工場ごとのランキング表示など、データ分析が可能。

9特 長

EcoAdviserを用いた電子基板製造ラインの省エネ事例

現状把握① 省エネデータ分析機能を活用し、省エネ対策が必要な箇所を特定

フロア内の様々なラインから「基板実装ライン」を特定エネルギーロスの抽出

基板実装ライン内にある「リフロー炉」が最も多くエネルギーを使用していることが判明② エネルギーロス抽出機能により、リフロー炉のエネルギーロスを抽出「リフロー炉の立ち上げ時のロス」、「付帯設備の立ち下げ時のロス」、「リフロー炉の稼働時間ロス」、以上の3つで特に多くのエネルギーロスが発生していることが判明。

要因診断③ リフロー炉のエネルギーロス要因診断を実施
リフロー炉が22時にOFFしているのに対し、付帯設備が稼働し続けていることが判明。
実態を確認すると、平日は付帯設備を常時稼働させていることが判明。
→リフロー炉と連動して付帯設備をOFFするように、EcoMonitorPLus
制御ユニットで自動制御。

効果検証④ 対策前後の効果確認
EcoMonitorPlus
制御ユニット上記や、他のエネルギーロスに関しても対策を実施したところ、20万円 の省エネ効果を実現。

リフロー炉1台で、年間 約加えて、データ分析や原因特定に至るまでの作業時間を90％※削減。
10※当社調査による。

カタログ番号：Y-0796

システム構成例

システム構成例■EcoServerⅢから計測データを収集する場合
Web ページ用サーバパソコンへアクセスし、ダッシュボード(HTML ファイル)を閲覧 *2

本製品

ダッシュボード(HTML ファイル)

+
PC *2

ネットワーク上のパソコン

EcoAdviser

ハードウェアキー

計測データ *1

Ethernet

電力量、生産数など

電力量、生産数など

・・・
EcoServerⅢ

・・・

EcoServerⅢ

計測機器

収集元（最大 20 台）*1：EcoAdviser は、EcoServerⅢのズーム 1 分データファイル、デマンド（日次）データファイルより計測データを収集します。
*2：ネットワーク上のパソコンでダッシュボード（HTML ファイル）を閲覧するには、PC にて Web サーバ機能（IIS 等）を有効にする必要があります。

■ネットワークストレージを使用する場合

本製品+ダッシュボード(HTML ファイル)

ネットワークストレージへアクセスし、ダッシュボード(HTML ファイル)を閲覧 *1

EcoAdviser

ネットワークストレージ

ネットワーク上のパソコン

ハードウェアキー

PC *1*2

ダッシュボード(HTML ファイル)
出力（保存）

Ethernet

計測データ

・・・
EcoServerⅢ

EcoServerⅢ

収集元（最大 20 台）

・・・
計測機器

*1：ダッシュボード（HTML ファイル）をネットワークストレージに出力（保存）する場合、Web サーバ機能（IIS 等）を設定することなく、ネットワーク上のパソコンからネットワークストレージにアクセスし、ダッシュボード（HTML ファイル）を閲覧することができます。
*2：PC（MELIPC）の場合も、ネットワークストレージを使用したシステム構成が可能です。

11

仕 様

ソフトウェア仕様★：省エネ分析・診断アプリケーションのみの機能

項目

仕様

収集元設定収集元および、計測点を登録

収集元

EcoServer Ⅲ、Edgecross

登録台数

最大 20 台 *1

登録計測点数

最大 5680 点

項目

ダッシュボード作成
シート設定

仕グラフや計測点データのパネルを配置したダッシュボードを作成
ダッシュボードごとに最大 10 シートを設定可能
グラフパネル（グラフ作成機能にて作成）

合計で最大 10 パネル★診断パネル／シート *2

EcoServer Ⅲ

最大 255 点／収集元

EcoServer Ⅲ

デマンド時限（15 分）：最大 284 点／収集元（デマンドデマンド時限（30 分）：最大 282 点／収集元

数値パネル

監視機能付品）

デマンド時限（60 分）：最大 280 点／収集元（収集した計測点データ）

データ型：BOOL、INT、UINT、DINT、UDINT、REAL、LREAL

手入力計測点設定

計測点設定

品種時間帯計測点設定
登録点数
計量値計測点時間帯計測点
時間帯種別
演算計測点設定
登録点数

目視にて計測・計量値を確認する計測点を登録
最大 256 点
特定の時間帯の計量値を計測する計測点を登録作成したダッシュボードを本ソフトウェア上で表示

計測する計測点を登録

生産数計測点より選択

グループ数：最大 256 グループ

一定時間ごとにシートの自動切替有無を設定

自動切替間隔10/20/30/60/120/180/300（秒）グラフ作成機能時系列グラフ、箱ひげグラフ、円グラフ、順位グラフ、散布図、ヒストグラム、パレート図から選択
時間毎、日毎、月毎、年毎から設定＊分析手法 ( グラフ種類 ) が箱ひげグラフの場合、時間毎での表示になります。

作成したダッシュボードを HTML ファイルに出力
ダッシュボードの設定変更や表示データの更新を行った場合、自動で HTML ファイルに出力有無を設定
1 時間周期（自動収集後）出力する HTML ファイルの保存先を設定

フォーマット

帳票フォーマットを設定
最大 24（設定値 1 つで日報、月報、年報の出力項目を保存）

日報

最大 320 項目

16 項目／シート× 20 シート

月報

最大 320 項目

16 項目／シート× 20 シート

年報

最大 320 項目

16 項目／シート× 20 シート

出力項目
帳票作成

登録点数：最大 256 点／グループ（全グループで最大 7000 点）

保存数

自動切替

帳票設定保存数

帳票機能

階層：最大 4 階層

表示間隔

シート切替用タブの表示有無を設定

出力タイミング

最大 256 点
計測点、手入力計測点、品種時間帯計測点、演算計測点

分析手法（グラフ種類）

シートタブ表示

保存先

原単位を計算し、計測する計測点を登録

エネルギー量計測点

計測点グループ

1 時間周期（自動収集後）

出力項目数

登録点数

グラフや計測点データの自動更新有無を設定

自動更新タイミング

自動 HTML 出力機能

・1 つの演算式は最大 4000 字まで設定可能
原単位計測点設定

データの自動更新

HTML 出力・1 つの演算式に最大 200 点まで登録可能

最大 5 パネル／シート

表示モード

0 ～65535

最大 256 点

最大 15 パネル／シート

最大 5 ファイル

計測点、手入力計測点より選択

計測点、手入力計測点、品種時間帯計測点より選択演算可能な計測点

画像パネル（画像ファイル）

最大 256 点

計測点に四則演算や、計測点同士を演算した結果を（診断結果のグラフ・表）

保存数

表示設定

登録点数

オフラインメータなど、配置可能なパネル

ダッシュボード機能

最大 256 点／収集元
Edgecross

様

計測点、手入力計測点、品種時間帯計測点、演算計測点、原単位計測点より選択

日報

指定日付の日報を作成し、Excel 形式で保存月報

指定月の月報を作成し、Excel 形式で保存年報

指定年の年報を作成し、Excel 形式で保存帳票自動出力設定
帳票自動出力時刻

最大 300 パネル

帳票自動出力の有無を設定
帳票自動出力時刻を設定
日報ファイル保存先パスを設定

保存先

月報ファイル保存先パスを設定
年報ファイル保存先パスを設定*1：EcoAdviserとしての登録台数は最大20台ですが、収集元がEdgecrossの場合、Edgecrossのデータロギングフロー数によります。
（Edgecrossのデータロギングフロー数は最大8です。）
データロギングフローについては【Edgecross基本ソフトウェアWindows版ユーザーズマニュアル】を参照ください。
*2：診断パネルのうち、エネルギーロス要因診断の結果を表示するパネルは最大100パネル／全ダッシュボードまで配置可能です。

12仕 様★：省エネ分析・診断アプリケーションのみの機能

項

目

仕様

ファイル収集設定

収集元に保存されているロギングファイルを収集

収集対象

ズーム 1 分データファイル、

EcoServer Ⅲ

自動収集設定自動収集タイミング
データ収集機能

収集期間
保存期間

登録数

デマンド ( 日次 ) データファイル *3
ヒストリカルデータファイル
ファイル種別ごとに収集の有無を設定
EcoServer Ⅲ：ユーザーの収集指定時刻

要因診断設定Edgecross：ユーザーの収集指定周期
日、月、年ごとの集計期間を設定

登録数
演算計測点設定

日毎データ

対象計測点
演算機能

自動演算

診断時に電力量から金額換算するための通貨単位と1kWh あたりの電気料金を設定

評価リセットエネルギーロス発生要因に対する評価をリセット

エネルギーロス診断

各設備に対して、以下 2 つの項目を診断

62 日

同時に入力可能な計測点数：最大 256 点

生産数計測点を時系列グラフで表示
過去 366 日分
エネルギーロス要因診断

各計測点に対して指定期間の 15 分 /30 分 /60 分/24 時間データを Excel ファイルに出力改善効果確認

インポートした Excel ファイルを元に、各計測点の15 分 /30 分 /60 分 /24 時間データを入力

自動診断

品種時間帯計測点、演算計測点、原単位計測点より選択
1 度に最大 256 点まで選択可能
自動で計測点データの演算を実施

演算タイミング

自動収集実行時

データ出力機能

データ出力

収集した計測点データを出力（ファイル保存）

データファイル自動出力設定

データファイル自動出力の有無を設定

出力グループ設定

最大 30 グループ

出力先設定

保存先パスを設定

・1 日のエネルギー計測点、ユーティリティ計測点、表示可能期間：診断期間のうち、PC の現在時刻から保存期間を越えたロギングファイルを順次削除

品種時間帯計測点、演算計測点、原単位計測点

診断パネル
保存数

任意の設備・省エネ重点 5 視点について、デフォルト
および追加したエネルギーロス発生要因からエネルギーロスの要因を診断
2 つの期間のデータを比較し、省エネ改善活動による使用電力量や省エネ視点の改善効果を確認
自動でエネルギーロス抽出、エネルギーロス要因診断、改善効果確認を実施
エネルギーロス抽出、エネルギーロス要因診断、改善効果確認のグラフや表を保存
最大 50 パネル

計測点、手入力計測点、品種時間帯計測点、演算計測点、原単位計測点より選択

保守機能

出力タイミング

自動収集後

バックアップ

設定値およびデータをフォルダへバックアップ

リストア

エネルギーロス診断に使用するための演算計測点を登録

大きい順にランキング表示

対象計測点

出力可能な計測点

最大 20 点／設備

・設備ごとに、省エネ重点 5 視点と待機・休憩時★診断機能

データ入力機能

インポート

設備に対し、エネルギーロス発生要因を登録

計測点（ただし、デマンド計測点を除く）より選択

エネルギーロス抽出

指定期間：最大 31 日
エクスポート

最大 50

エネルギーロスを抽出し、エネルギーロスの各計測点に対して、指定期間の 15/30/60 分毎データを入力
データ入力

エネルギーロス診断の対象となる設備を登録

演算可能な計測点

2 ～10 年（デフォルト：10 年）★診断データファイル削除タイミング様

最大 150 点

年毎データ★診断元データ

仕登録点数

電気料金設定ファイル種別ごとに保存期間を設定

15/30/60 分毎データ

月毎データ

目

設備設定

★診断設定

Edgecross項

指定フォルダからバックアップした設定値およびデータをリストア*3：収集元がEcoServerⅢ（デマンド監視機能付品）の場合、デマンド(日次)データファイルの収集が可能です。

13

仕 様

PCの動作環境
EcoAdviserのインストール先PCの動作環境を示します。
項目

仕Microsoft Windows 10 Pro／Enterprise／IoT Enterprise (64bit)

言語

日本語、英語、中国語（簡体字）CPUIntel® CoreTM i3-550

メモリ

4GB®

以上推奨

以上推奨

省エネ分析アプリケーションの場合
ハードディスク

省エネ分析・診断アプリケーションの場合

ソフトウェア：4GB 以上

ソフトウェア：4GB 以上

データ：15GB 以上 *1

データ：20GB 以上 *1

LAN

10 ／100 ／1000BASE-T × 1

USB コネクタ（A タイプ）

1 基（ハードウェアキー接続用）

CD ドライブ1 基（本ソフトウェアインストール用）

表計算ソフト *2

Microsoft® Excel® 2016(32bit／64bit)
Microsoft® Excel® 2019(32bit／64bit)

ディスプレイ解像度

1024 × 768 ドット以上

入力装置

マウスおよびキーボード*1：各データの保存期間および各計測点登録数を最大に設定した場合に必要な容量です。
*2：Microsoftストアで購入しダウンロードされたExcelはご使用できません。デスクトップ版をご使用ください。

14様OS®

MEMO

15三菱電機省エネ支援アプリケーション EcoAdviser

ご採 用 に 際して の ご注 意
●本製品を、原子力用、電力用、航空宇宙用、医療用、乗用移動体用の機器あるいはシステムなど特殊用途への適用をご検討の際には、当社の営業担当窓口までご照会ください。
●当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社製品の故障に起因するお客様での機会損失、逸失利益、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、二次損害、事故補償、当社製品以外への損傷およびその他の業務に対する補償については、当社は責任を負いかねます。

安 全 に関 するご注 意●本カタログに記載された製品を正しくお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
●安全のため接続は電気工事、電気配線などの専門技術を有する人が行ってください。

◎Edgecrossは、一般社団法人Edgecrossコンソーシアム事務局の登録商標です。
◎Ethernetは、富士ゼロックス株式会社の登録商標です。
◎QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
◎その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3（東京ビル）

お問い合わせは下記へどうぞ
本社機器営業第一部
北海道支社
東北支社
関越支社
新潟支店
神奈川支社
北陸支社
中部支社
豊田支店
関西支社
中国支社
四国支社
九州支社

電話技術相談窓口（秋葉原アイマークビル3F）〒110-0016 東京都台東区台東1-30-7〒060-8693 札幌市中央区北二条西4-1（北海道ビル5F）（花京院スクエア）〒980-0013 仙台市青葉区花京院1-1-20〒330-6034 さいたま市中央区新都心11-2（明治安田生命さいたま新都心ビル ランド・アクシス・タワー34F）〒950-8504 新潟市中央区東大通1-4-1（マルタケビル4F）〒220-8118 横浜市西区みなとみらい2-2-1（横浜ランドマークタワー18F）〒920-0031 金沢市広岡3-1-1（金沢パークビル）〒450-6423 名古屋市中村区名駅3-28-12（大名古屋ビルヂング22F）〒471-0034 豊田市小坂本町1-5-10（矢作豊田ビル）〒530-8206 大阪市北区大深町4-20（グランフロント大阪タワーA）〒730-8657 広島市中区中町7-32（ニッセイ広島ビル）〒760-8654 高松市寿町1-1-8（日本生命高松駅前ビル）〒810-8686 福岡市中央区天神2-12-1（天神ビル）
受付時間

月曜～木曜 ９：００～１９：００、 金曜 ９：００～１７：００（土曜・日曜・祝日・春季・夏季・年末年始の休日を除く）
対象機種
EcoServer/E-Energy/検針システム
エネルギー計測ユニット/B/NET/デマコンなど

省エネ支援機器（03）5812-1360（011）
212-3789（022）
216-4554（048）
600-5845（025）241-7227（045）
224-2625（076）
233-5501（052）
565-3341（0565）
34-4112（06）
6486-4098（082）
248-5296（087）
825-0072（092）
721-2243

電話番号052-719-4557

お問い合わせの際には、今一度電話番号をお確かめの上、お掛け間違いのないようお願い致します。

FAX技術相談窓口

受付時間

月曜～金曜 ９：００～１６：００（祝日・当社休日を除く）
対象機種

省エネ支援機器

EcoServer/E-Energy/検針システム
エネルギー計測ユニット/B/NET/デマコンなど

FAX番号

084-926-8340

三菱電機FAサイトの「仕様・機能に関するお問い合わせ」もご利用ください。

三菱電機FAサイト

Y-0788A 2010〈IP〉

この印刷物は、2020年10月の発行です。
なお、お断りなしに仕様を変更することがありますのでご了承ください。

2020年10月作成