環境省
平成２２年度環境技術実証事業
ヒートアイランド対策技術分野

建築物外皮による空調負荷低減等技術実証試験結果報告書《詳細版》
平成２３年３月
実証機関：

財団法人建材試験センター

技術：

窓用日射遮蔽フィルム

実証申請者

：

インターセプト株式会社

製品名・型番：

エコシールドフィルム・IR750

実証番号 051実証番号と環境技術実証事業ロゴマーク（ETVマーク）が掲
本 技 術 及 びその性 能 に関 して、環境省等による保証・認証・認可等を謳うものではありません。

載される予定www.env.go.jp/policy/etv
本実証試験結果報告書の著作権は、環境省に属します。

－目

次－

○ 全体概要 ................................................................................................................................ 1
1.

実証対象技術の概要 ........................................................................................................... 12.

実証試験の概要 .................................................................................................................. 1

3.

2.1

空調負荷低減等性能 ............................................................................................... 1

2.2

環境負荷・維持管理等性能 .................................................................................... 1

実証試験結果...................................................................................................................... 23.1

4.

空調負荷低減等性能及び環境負荷・維持管理等性能............................................. 2

参考情報 ............................................................................................................................. 8○ 本編 ....................................................................................................................................... 91.

実証試験の概要と目的 ....................................................................................................... 92.

実証試験参加組織と実証試験参加者の責任分掌 ............................................................. 103.

実証対象技術の概要 ......................................................................................................... 124.

実証試験の内容 ................................................................................................................ 135.

4.1

実証試験期間 ........................................................................................................ 134.2

空調負荷低減等性能 ............................................................................................. 134.3

環境負荷・維持管理等性能 .................................................................................. 21

実証試験結果と検討 ......................................................................................................... 225.1

空調負荷低減等性能及び環境負荷・維持管理等性能........................................... 22○ 付録 ..................................................................................................................................... 291.

2.

3.

データの品質管理 ............................................................................................................ 29
1.1

測定操作の記録方法 ............................................................................................. 29

1.2

精度管理に関する情報.......................................................................................... 29

データの管理、分析、表示 .............................................................................................. 29
2.1

データ管理とその方法.......................................................................................... 29

2.2

データ分析と評価 ................................................................................................. 29

監査 .................................................................................................................................. 29○ 資料編 ................................................................................................................................. 30

窓用日射遮蔽フィルム（H22）
エコシールドフィルム・IR750
インターセプト株式会社

実証番号と環境技術実証事業ロゴマーク
実証番号 051本技術及びその性能に関して、環境省等による保証・認証・認可等を謳うものではありません。
（ETV マーク）が掲載される予定

www.env.go.jp/policy/etv

本実証試験結果報告書の著作権は、環境省に属します。

○ 全体概要実証対象技術／
実証申請者
実証機関
実証試験期間エコシールドフィルム・IR750／
インターセプト株式会社
財団法人建材試験センター
平成２２年８月２６日～平成２３年２月４日

1. 実証対象技術の概要
PET フィルムに遮熱性の高いハードコート液を塗布加工している。アクリル樹脂系塗料に近赤外線吸収材（金属酸化物）を含有し、粘着層に紫外線吸収材を含む。可視光透過率を高く設定しながらも、紫外線や近赤外線領域の透過を抑制するもの。内張りフィルム。薄い緑色。

2. 実証試験の概要
2.1 空調負荷低減等性能
窓用日射遮蔽フィルムの熱・光学性能を測定し、その結果から、下記条件における対象建築物の全ての窓に窓用日射遮蔽フィルムを室内側に貼付した場合の効果（冷房負荷低減効果等）を数値計算により算出した。
2.1.1. 数値計算における設定条件
(1)

対象建築物
1) 住宅（戸建 RC 造）モデルの 1 階 LD 部（リビングダイニングスペース部）〔対象床面積：20.49 m2、窓面積：6.62m2、階高：2.7m、構造：RC 造〕
2) オフィスモデルの事務室南側部〔対象床面積：113.40m2、窓面積：37.44m2、階高：3.6m、構造：RC 造〕
注）周囲の建築物等の影響による日射の遮蔽は考慮しない。
対象建築物の詳細は、詳細版本編 4.2.2(1)①対象建築物（詳細版本編 15 ページ）参照。

(2) 使用気象データ
1990 年代標準年気象データ（東京都及び大阪府）(3)

空調機器設定建築物

設定温度（℃）

稼働時間

冷房 COP

暖房 COP

21.0

6～9 時・12～14 時・16～22 時

4.67

5.14

21.9

平日 8～18 時

3.55

3.90

冷房

暖房

住宅

26.6

オフィス

26.7

(4)

電力量料金単価の設定
地域
東京
大阪

建築物

標準契約種別住宅

従量電灯 B

オフィス

業務用電力

住宅

従量電灯 Aオフィス

高圧電力 AS

電力量料金単価（円／kWh）
夏季

その他季
22.86

13.75

12.65
24.21

12.08

11.06

2.2 環境負荷・維持管理等性能
耐候性試験機により 1000 時間の促進耐候性試験を行った。試験終了後、熱・光学性能の測定を行い、耐候性試験前後における測定値の変化を確認した。

1

窓用日射遮蔽フィルム（H22）
エコシールドフィルム・IR750
インターセプト株式会社

3. 実証試験結果
3.1 空調負荷低減等性能及び環境負荷・維持管理等性能(1)

熱・光学性能及び環境負荷・維持管理等性能試験結果【実証項目】

遮へい係数
熱貫流率

耐候性試験前耐候性試験後

（―）

0.79

0.79

26.0

6.0

耐候性試験前耐候性試験後（W/m ･K）〔測定項目〕
（参考）

（％）

77.4

76.7

日射透過率

（％）

57.5

57.3

日射反射率

（％）

6.66.6

分光透過率・分光反射率（波長範囲：300nm～2500nm）の特性

分光透過率 (％)

10080
フィルム無し604020耐候性試験前耐候性試験後

0500

1000

1500

2000

2500

波長 (nm)図－１

分光透過率測定結果

100
分光反射率 (％)

(2)

可視光線透過率806040
フィルム無し耐候性試験前耐候性試験後200500

1000

1500

2000

波長 (nm)図－２

分光反射率測定結果

22500