2023年2月改訂版

500
無機系注入式アンカー セメフォースミルク1100

アンカー筋挿入後に注入可能な無機系アンカー
セメフォースミルクとはカートリッジ容器を用いた注入式無機系アンカーです。①「アンカー材料を注入後、アンカー筋を挿入する方法」と、②「アンカー筋を先に挿入し、後に注入パイプよりアンカー材料を注入する方法」の２種類の施工方法が可能です。
穿孔径が小さく差し込みやすいので，φ10以下の細いアンカー施工にも最適です。

1 耐久性

4 上向き施工

2 不燃性

5 高い環境性能

無機なので，火や水に強い不燃材で，臭いもない

3 湿潤面施工

液ダレしません

VOCガス，臭いの発生がありません

水中施工が可能セメフォースミルクの特長
セメント系材料
セメント系のため，硬化後はコンクリートと同質となります。カートリッジ内に専用水を注入，容器を振って撹拌します。専用水を使用するので，常に正しい水セメント比で使用できます。

セメフォースミルクの荷姿

エポキシ系注入式アンカーと，同等の使い勝手を実現。通年1タイプで使用可能。
注入しやすく，アンカー筋を差し込みやすい。
アンカー筋挿入後に注入パイプによるアンカー材注入が可能。
セメフォースミルクの作り方-------------

水を入れる前にカートリッジを5〜6回空振りし，セメントの塊がないことを目視で確認してください。

撹拌方法
セメフォースミキサー
はカートリッジ内のセメントを撹拌する専用ミキサーです。
（別売）
セメフォースミキサー
をカートリッジに差し込み，カートリッジを足に挟んで固定し，セメフォースミルク500
は45秒，セメフォースミルク1100は70秒，撹拌してください。

セメフォースミルク500

専用水を全量投入してください。次に注入口を専用キャップで締めてください。

セメフォースアンカー空押しスタンド（別売）を用いて，材料をノズル口まで押し上げます。

セメフォースミルク1100※荷姿は製造上の都合で，予告なく変更することがあります。ご了承ください。

種類

容量入数，備考

10本/箱
セメフォースミルク500 500mℓ ロングノズル
10本入り
6本/箱
ショートノズル
セメフォースミルク1100 1100mℓ 6本入り

※φ22×26のビニルホースをショートノズルに取り付けて注入してください。

セメフォースを横にして5〜6回，大きく振って専用水とセメント材料をしっかり混ぜ合わせてください。

専用ガンにセットし，ノズルを取り付けます。

■セメフォースミルクの仕様
セメフォースミルク 注入用パイプ

推 奨
使用可能 穿孔長 参考穿孔径
穿孔径7d仕様
アンカー φ（mm） φ（mm） （mm）筋

φ8エア抜きパイプ

適用範囲
内径 外径×肉厚（mm）（注入長さ，方向）

φ8注入パイプ

φ7φ8シール材

φ8×0.5
φ10×1.0500ｍｍ以下
1000ｍｍ以下

アンカー筋 アンカー筋あと挿入 7d仕様以上のあと挿入 アンカー筋先付け 穿孔径でも使用可

Ｍ6
Ｍ8
D10
M10
D13
M12
D16
M16
D19
M20
D22
M22
M24
D25
M27
Ｄ29
Ｍ30
Ｄ32
M33
Ｄ35
Ｍ36
Ｄ38
Ｄ41
Ｍ42
Ｍ48
Ｄ51
M56
M60
M64
M68
M80
M90M100

パイプ材質：真鍮、銅等を使用し、アルミは使用しないでください。アンカー筋注入パイプ、エア抜きパイプがアンカー筋と干渉する場合、内径6ｍｍ程度まで潰して使用してください。
パイプ注入の詳細は、施工要領書をご確認ください。

アンカー筋の形状
寸切り

ネジボルト

異形鉄筋

斜めカット

丸鋼

先端加工した 両面カットした 先端加工したネジボルト 異形鉄筋
異形鉄筋

J型鉄筋
コの字型鉄筋 等
L型鉄筋 等丸鋼

ボルト，異形鉄筋の先端形状は，寸切り，斜めカットが使用できます。丸鋼は使用しないでください。挿入にはハンマーによるたたき込みでも打撃でも使用できます。

■材料の品質（一例）
試験項目
圧縮強度
付着強度時間

測定値

試験条件

１日

35.7N/mm

28日

59.2N/mm 27日

18.8N/mm 22

JSCE-G505-1999
D19，7dコンクリート強度 28N/mm 2

使用期限 セメントカートリッジに記載の製造日より２年間■副資材（別売）
副資材

備81012121614201824222825283232373440364440
46504854656570707590100
110① セメフォースミキサー500，1200② 500専用ハンドガン

セメフォースミルク500用③ 500専用電動ガン

セメフォースミルク500用④ 1200専用電動ガン

セメフォースアンカー1200およびセメフォースミルク1100に使用できます⑤ 空押しスタンド500用

セメフォースミルク500用⑥ 空押しスタンド1200用

セメフォースアンカー1200およびセメフォースミルク1100に使用できます⑦ 500用小径ノズルφ8

穿孔径φ8〜φ14用●ハンドリングタイム②500 専用ハンドガン

硬化時間︵時間︶

可使時間︵分︶専用水20℃
以下に冷却

30
20
10-50

510152025

日平均気温（℃）

303540

ブロアーや掃除機で丁重に切粉を除去します。

ブラシを併用し，孔側面の切粉も取り除いてください。

【パターン1】アンカー筋あと挿入

セメフォースミルクを奥から充填します。

45

65⑦500 用小径ノズルφ8（写真はφ12）●5℃以下では，施工後に硬化するまで，凍結防止処置を行ってください。

210シール材●施工確認試験
24時間後より引張試験可能●気温25度以上では，専用水を20℃以下になるよう冷却してお使いください。冷却処置を行わないと急結する場合があります。

3-5エア抜きパイプ
注入用パイプ●専用水は通年使用できます。

初期凍害の防止養生

4-10【パターン2】アンカー筋先付け③500 専用電動ガン⑤空押しスタンド（写真は 500）

760-10

コンクリートドリルかコアで穿孔します。

横向き施工

●硬化時間

70

初期凍害の防止養生

4256
70
70
9184112112
133
140
154154168

アンカー筋を手かハンマーで差し込んでください。
太いアンカー筋，15ｄ以上の穿孔長の場合，ハンマドリルの打撃モードによる挿入をお勧めします。

■温度とハンドリングタイム，硬化時間，施工確認試験

40

8〜1210〜14.512〜30
12〜30
16〜3514〜3520〜4018〜4022〜40
22〜40
28〜4225〜4228〜4530〜5230〜5235〜5232〜5238〜5236〜5642〜5640〜5646〜65
50〜6546〜65
52〜7060〜75
60〜80
65〜80
70〜90
75〜90
90〜110100〜120110〜130

考

100V電動ドリルで使用，500のみ18Vインパクトドライバも使用可

50

■施工方法

セメフォースミルク 穿孔径510152025

環境温度（℃）

30354045

取り扱い上の注意●硬化時間はD16鉄筋，規格降伏強度に達する時間の目安です。
●アンカー筋の台直しをする場合は，ハンドリングタイム内または，硬化時間を過ぎて，セメフォースミルクが硬化していることを確認してから行ってください。

注入パイプよりセメフォースミルクを充填します。

上向き
施工

エア抜きパイプ
シール材●保管は直射日光を避け，冷暗所に安置してください。

注入用パイプ

上向き施工も可能です。

●本製品は強いアルカリ性を示し，目，鼻，皮膚等を刺激し，粘膜に炎症を起こすことがあります。
●作業時には，手袋，防塵マスク，防護めがねを必ず着用してください。
●目に入った場合は，きれいな水で十分に洗浄し，直ちに専門医の診察を受けてください。
●皮膚に付着した場合はきれいな水で十分に洗い流してください。

使用および取扱いの前に，当製品の安全データシート（SDS）をお読みください。
本カタログの記載内容については，予告無しに変更する場合がありますので，予め御了承願います。

建材事業部
東京大阪
名 古 屋
札幌支店
東北支店
北陸支店
四国支店
広島支店
福岡支店

〒105-8641 東京都港区東新橋1-9-2（汐留住友ビル20F）
電話 03(6370)2721〒530-0004 大阪市北区堂島浜1-4-4(アクア堂島東館15F)
電話 06(6342)7704〒450-0003 名古屋市中村区名駅南2-14-19(住友生命名古屋ビル3F) 電話 052(566)3202〒060-0003 札幌市中央区北三条西2-10-2(札幌HSビル10F)
電話 011(241)3901〒980-6003 仙台市青葉区中央4-6-1(SS30 3F)
電話 022(225)5251〒920-0849 金沢市堀川新町2-1(井門金沢ビル7F)
電話 076(223)1505〒760-0033 高松市丸の内4-4(四国通商ビル6F)
電話 087(851)6330〒732-0827 広島市南区稲荷町4-1(広島稲荷町N Kビル7F)
電話 082(577)7645〒812-0011 福岡市博多区博多駅前1-2-5(紙与博多ビル8F)
電話 092(481)0186

エコマーク認定
古紙配合率70％再生紙使用

植物油インキ使用

本製品に関するお問い合わせ・ご用命はFax 03(6370)2759
Fax 06(6342)7708
Fax 052(566)3273
Fax 011(221)1017
Fax 022(266)2516
Fax 076(223)0193
Fax 087(822)6870
Fax 082(577)7646
Fax 092(471)0530

E20220331-1000/Rev.20230228