関連商品

コンクリート打継部からの漏水を防止

非加硫ブチルゴム系シーラント
JSPシール「J-3000」 ○内容量320ml
特長

・ダレが少ないので作業性に優れています。

用途・水平スリットの端部及びコンクリート接着面 ・垂直スリットと水平スリットの取合部
・垂直スリットの接続部 ・水平スリットの接続部 ・コンクリート打継部の止水等その他

使用例
例1：水平スリットの端部

例2：垂直スリットと水平スリットの取合部

例3：垂直スリットの接続部

打継部用止水板（非加硫ブチルゴム）

約15mm

屋外側

抜群の防水性で、しっかり止水！
施工性がよく、工期の短縮に貢献！

屋外側〈使用例1の場合〉

垂直スリットの木
口同士はJ-3000を塗布することをお勧めします。

1.コンクリート表面を清掃する。
2.コーキングガンに「J-3000」をセットし、先端ノズルから10mm位に切り込みを入れる。
3.施工箇所に防水層が連続するように塗布する。
（目安1本で約5m施工可能、先端から10mmカット

屋外側

外部側

して直径が8mmφの場合）

部：J-3000塗布部

注意事項
使用にあたっては、施工手順、注意事項などをご確認の上、正しくご使用ください。
本製品の正規の使用目的、用途、方法以外に使用された場合には責任を負いかねますのでご了承ください。
カタログ記載の規格、仕様は製品改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
【保管時の注意事項】
1.直射日光を避け、屋内冷暗所（5〜40℃）に保管してください。
2.火気には十分注意してください。
3.ダンボール箱は高く積まず、荷崩れが起きないようにしてください。
【施工時の注意事項】
1.Ｊ-シールの貼り付け前には、施工面の清掃をしっかり行ってください。
2.J-シールの施工面は水たまりや汚れを防ぐようにしてください。
3.湿っている所に貼り付ける場合は、動かないように釘止めしてください。
4.コンクリートの凹凸部はＪ-シールとコンクリートが密着するようしっかり押さえてください。
5.ジョイント部は、木口同士をしっかり押し付けてください。
6.コンクリート打設前に必ず離けい紙を剥がしてください。
7.垂直部施工は、釘の併用をお勧めします。
8.Ｊ-シールは、十分な接着性がありますが垂直部、Ｈ鋼部は、ブラシやウエスで十分に清掃した後、一液性アスファルト系接着剤（乾燥一日以上）の併用をお勧めします。

建築土木資材事業部 ホームページ

www.co-jsp.co.jp

東日本建材営業統括部（代） FAX 011-231-7850
札 幌 営 業 所 〒060-0003 札幌市中央区北3条西1-1（サンメモリアビル）TEL 011-231-2681（代） FAX 022-266-9583
仙 台 営 業 所 〒980-0811 仙台市青葉区一番町2-4-1（青葉通パークビルディング）TEL 022-262-3271
FAX 03-6212-6369
建築資材グループ 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-4-2（新日石ビル）TEL 03-6212-6362
西日本建材営業統括部（代） FAX 052-962-3252
名 古 屋 営 業 所 〒460-0003 名古屋市中区錦3-4-6（桜通大津第一生命ビル）TEL 052-962-3225
FAX 06-6264-7913
大 阪 営 業 所 〒541-0053 大阪市中央区本町1-6-16（いちご堺筋本町ビル）TEL 06-6264-7903（代） FAX 082-568-0577
広 島 出 張 所 〒732-0052 広島市東区光町1-12-20（もみじ広島光町ビル）TEL 082-568-0566（代） FAX 092-474-1796
福 岡 営 業 所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1-12-17（五幸ビル）TEL 092-411-6854
2022.10.1000

コンクリート打継部からの漏水を防止

止水の決定版！

幅広い用途への使用が可能です!!

防水性抜群
簡単施工

打継部用止水板（非加硫ブチルゴム）

建築用途

土木用途

地上構造物

鉄道・道路

●各階打継 ●ベランダ打継 ●サッシ回り

ダム

地下構造物

電力●各階打継 ●受水層 ●地下駐車場●貫通管 ●連続地中壁面との打継

上下水道
農業水利

木造構造物

河川港湾 その他●戸建基礎打継コンクリート打継部は止水が必要！
止水板がないと屋外

二次コンクリート

室内
漏水

水が入り込む
一次コンクリート

止水板を使用するとコンクリート打継部の止水板（J-シール5、J-シール10）

雨水の止水

地下湧水の止水
コンクリート打継部の止水板（J-シール200）

屋外

防水性抜群・簡単施工の

だから

メリット

1

公的試験機関で止水性能が立証されました。

メリット

2

不陸のあるコンクリート面との追従性が良く強い接着力を実現

メリット

3

水膨張タイプではないので、雨でも大丈夫

メリット

4

非加硫ブチルゴム自体に接着性があるので接着剤が不要

メリット

5

ジョイント部は、木口同士を強く押し付けるだけで簡単接着＊＊垂直部や施工箇所の状況によっては、一液性アスファルト系接着剤が必要になることがあります。
また施工時は、接着面をよく清掃してください。

二次コンクリート

室内

J-シール水の侵入をしっかり留めます

水が入り込むがおすすめです！

一次コンクリート

J-シールは柔軟で粘着性が強く、接着剤を使用しなくても施工面にしっかりとくいつき、防水性を発揮します。
J-シール

止水板を施工しないと漏水の可能性があります。
万が一漏水した場合は●湿気によるカビの発生●鉄筋のサビによる構造物の強度低下やクラックの発生などの悪影響があります。

しっかり接着！

J-シールの木口を合わせます

強く押し付ける

注：この写真は粘着性を示すもので施工の際は、伸ばさないでください。

コンクリートなどの施工面接着剤がなくてもピッタリ接着

J-シールは、強い粘着力で施工面にしっかり貼り付きますので、施工時に接着剤を塗布する工程を省くことができます。

商品規格
商品名

J-シール5J-シール10J-シール200
離けい紙 透明

離けい紙
白色

離けい紙
白色

非加硫ブチルゴム
5×305mm

イメージ図

非加硫ブチルゴム
10×3010mm

30mm30mm

1J-シール200

3mm ポリオレフィン系フィルム200mm

厚さ400μｍ 幅240ｍｍ＊J-シール２００にはジョイント用ブチルテープとして厚さ１ｍｍ×幅５０ｍｍ×長さ１ｍが同梱されています。

格5mm×30mm 10m巻

10mm×30mm 5m巻

3mm×200mm 10m巻

入り数

6巻（60m）／ケース

6巻（30m）／ケース

2巻（20m）／ケース

規

J-シール5、J-シール10

非加硫ブチルゴム
3×2002施工例

J-シール5

サッシ部の場合

J-シール10
1F

ビル等のコンクリート打継部の水平部、地下の垂直部、サッシ周りなど。また棚杭・構台杭などのH鋼に適しています。

サッシ部の漏水防止もJ-シールを使用すると簡単に施工できます。
施工する場合は、よく清掃してからJ-シールを押し付けるように貼り付けます。

5・10
地下サッシ

5・10

立ち上げてしっかり貼る

サッシ周り
地下垂直部

水平部の場合（施工手順）

施工面はコテ等で平滑に仕上げ、かつ施工面を必ず清掃してください！

J-シール

地下の垂直部の場合

コンクリート面に押し付けるだけの簡単施工

1立ち上がり部分は隙間が発生しないように十分注意して貼り付けてください。

2 - 1

コンクリート面に貼り付けて上側の離けい紙を剥がすだけ

地下部分

コンクリート釘

J-シールの自重がかかるため、垂直部はより慎重な施（詳細はJ-シール施工要領書参照）工をお願い致します。

コンクリート釘の間隔
約200mm①施工箇所の清掃後、一液性アスファルト系接着剤を塗布（乾燥一日以上）します。

一液性アスファルト系
接着剤
J-シール

注意:水・油・ほこり等が付いたまま貼ると、J-シールが剥がれる恐れがありますので十分に清掃してください。
一液性アスファルト系接着剤を併用する場合は、一日以上乾燥させてから、Ｊ-シールを施工してください。

②Ｊ-シールを離けい紙の上からローラー等で押し付けるように貼り付けます。
③離けい紙を剥がし、コンクリート釘（長さ25ｍｍ程度、間隔200ｍｍ程度）で固定します。
注意:Ｊ-シールの脱落防止のため、コンクリート釘の併用をお勧めします。

接着剤は不要です。上側の離けい紙を剥がさずに施工箇所に押し付けるように貼り付けます。

棚 杭・構 台 杭などの H 鋼 の 場 合
上階部の建て込みの直前に、上側の離けい紙を剥がします。

2 - 2※必要に応じてホコリやゴミの付着防止のため養生シートをご使用ください。

Ｊ-シール10の場合

コンクリート硬化前施工がオススメです

約200mm10mm
15mm
J-シールをつぶさないように釘止めします。

●施工箇所が水たまりになっている場合水分を除去し、バーナーで炙るなどして乾燥させてください。
●施工箇所が湿っている場合
離けい 紙 の 上から十 分 に 押し付けて 約200mmの間隔でコンクリート釘（長さ25mm程度）を釘止めしてください。
3

しっかり貼るＪ-シールの信頼性をより高めるために、コンクリート打設後、コテで平滑にならブラシで清掃して、すぐの取り付けをオススメします。
J-シール①コンクリートとブチルゴムの接着面に隙間ができにくい②コンクリート打設後のさまざまなホコリやゴミ等の付着③上階部の建て込みの直前にＪ-シールの離けい紙を剥がしてください（ホコリやゴミの付着を最小限に抑えられます）

約50mm
一液性
アスファルト系接着剤（コンクリート面に凹凸ができにくい）がありません（貼り付け前の清掃がいりません）

コーナー部は、隙間が発 生しないように十分注意して貼り付けてください。

J-シールの自重がかかるため、H鋼部分はより慎重な施工をお願い致します。
（詳細はJ-シール施工要領書参照）①施工箇所の清掃後、一液性アスファルト系接着剤を塗布（乾燥一日以上）します。
注意:水・油・ほこり等が付いたまま貼ると、J-シールが剥がれる恐れがありますので十分に清掃してください。一液性アスファルト系接着剤を併用する場合は、一日以上乾燥させてから、Ｊ-シールを施工してください。

②Ｊ-シールを離けい紙の上からローラー等で押し付けるように貼り付けます。
③離けい紙を剥がします。

4

施工例

J-シール200

工区境の耐圧盤打継の場合（施工手順）

ビル等の地下のコンクリート打継部、特に山留め部分に最適のワイドタイプです。

耐圧盤の部分

1

J-シール200

釘の間隔（約300mm）

1約300mmピッチ

リオレフィン系フィルムにコンクリート釘（長ノロ被り

先打ち側の離けい紙を完全に剥がしてか2ら先打ちコンクリートを打設します。

3離けい紙

コンクリート釘

後打ち側

先打ち側

捨てコンに離けい紙がある方を上にしてポさ25mm程度）で固定します。

山留めの場合（施工手順）

離けい紙

打継部

山留め部分

捨てコン

耐圧盤

2 後打ち側の離けい紙を完全に剥がしてか100 100
200
先打ち側

後打ち側

ら後打ちのコンクリートを打設します。

100 100200

離けい紙を剥がすことでノロなどを取り除けます

釘で固定
J-シール200
フィルム
矢板の木の部分墨出しした部分に沿ってＪ-シール200の上下ポリオレフィン系フィルム部分を釘でしっかり固定する。
（釘の間隔約300ｍｍ）

取付後、Ｊ-シール

コンクリート打設時、配筋の関係で上部200の下部の離けの離けい紙を剥がすことができない場合は、い紙を剥がす。

先に離けい紙を上下とも剥がしてください。

上部の離けい紙がノロの飛び跳ねがあ残っているのでコンクリート打設時のノロの付着を防止できます。

った場合は、すぐに水洗いをしてノロを取り除いてください。

継ぎ目の施工も万全です●通常の継ぎ目（横方向及び縦方向の場合）
50〜100ｍm重ねる

継ぎ目がＨ鋼や段差打ち継ぎ等がある場所にきた場合は、J-シーや段差の先まで伸ばし平ル200をＨ鋼や段差の先まで延ばして平らな所で釘止めします。

度 重ねて端 部が浮かな付属のジョイント用ブチルテープ

いように釘で固定します。
②その後、継ぎ目の部分にジョイント用ブチルテープ（厚さ1mm×幅50mm×長さ1m同梱）を隙間ができないようにしっかり貼ります。
③ブチルテープの離けい紙を剥がして完成です。

50ｍm程度重ね、釘を打ちます

J-シールの高い防水性能は、漏水試験により証明されました。

試験後J-シールをはがした状態

ジョイント部の処理は、通常の継ぎ目と同じように重なり代にしっかりとジョインAトテープを貼り付けてください。
①50ｍｍ程度ラップさせて、付属のジョイント用 端部を釘で止めます。
ブチルテープ②2箇所のジョイント部にジョイント用ブチルテープ（厚さ1ｍｍ×幅50ｍｍ×長さ1ｍ同梱）を隙間ができないようにしっかり貼ります。

5

高い粘着性でしっかり防水●横方向と縦方向交差部継ぎ目の場合①継ぎ目の部分は、H鋼らな所で、50〜100ｍm程試験データ（漏水試験）

B●打設面および試料の処理方法
記号

処理方法

A

一次コンクリートの打設面のレイタンスを取り除かずに試料を貼り付けた。

B

一次コンクリートの打設面のレイタンスを取り除き試料を貼り付けた。

C

一次コンクリートの打設面のレイタンスを取り除かずに表面を水湿し、試料を釘を用いて貼り付けたのち、打設面及び試料の表面を水で湿らした。

注：レイタンスとは、コンクリート打設後に表面に浮き出てくる比重の小さい泥、石膏などの微粒子が硬化したものです。

C●漏水試験結果（10×30を使用）
記号

水0圧
（MPa）

測定限界値

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○B ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○C ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○は漏水が無かったことを示す。
（財）
建材試験センター※1.0MPaは、水深約100mの水圧に相当します。

6