JFE建材の床商品 / 屋根30分耐火デッキプレート QLルーフ / 特長

屋根30分耐火デッキプレートQLルーフ ®

QL ルーフ ®

商品ラインアップ

屋根用金属下地材として、屋根30分耐火（デッキ単体）の品名

リブ高さ

QL99-50-12Y

国土交通大臣認定を取得した商品です。

用途例・設計適用範囲

QL99-50-16Y

1.2

倉

1.6

高断熱75

ショッピングセンター

庫

福祉施設

デッキプレート
設計適用範囲断熱材厚さ（mm）

1.0

QL99-75-10Y
QL99-75-12Y

ページインデックス

板厚501.2（mm）■ QLルーフ タイプ凡例

100

FPIS屋根無耐火被覆
30分耐火50
QLルーフ 5001.5

QLR …QLルーフ（告示1365号仕様）

2.0

2.5

QLルーフ 75

3.0 3.44.0

FPIS …QLルーフ（大臣認定仕様）

特P.49-50

仕様

P.51-52

QLルーフ

P.53-54

FPIS屋根

P.55-56

ソーラーパネル用架台

P.57-58

標準納まり

P.59

梱包

P.60

4.5

スパン（m）

施工工程

P.60® JFウェイブデッキ ® 型枠用デッキプレート
JFデッキ ・高断熱工法（ F P I S ）表面処理

乾式床ブレース
外断熱工法
省 略可能

板厚

リブ高さ

QL99 - 50 - 12 G Y
G：亜鉛めっき（Z12）
Z：亜鉛めっき（Z27）

特長

150

1.6

QL99-75-16Y

QLデッキ 合成スラブ構造用デッキプレート「QLルーフ」は、合成スラブ構造用デッキプレート QLデッキを

長

1 ＱＬデッキを使用した乾式外断熱屋根構造

QLR FPISQLデッキと外断熱防水工法を採用した、断熱性・耐久性のほ

2 耐火・防火性能

QLR FPIS

デッキプレート単体で屋根３０分耐火認定取得しています。

か耐火性・防火性にも優れた屋根構造です。

5 高断熱性

FPIS

6 多様な防水材に対応QLR

世界最高レベルの断熱材「ネオマ®フォームF」を最大150mm

床で培ったノウハウを屋根下地材に継承し、仕上げ防水材料使用（FPIS屋根）し、高断熱性能を確保します。の種類にとらわれず、安定した品質を提供します。

QLルーフ ® 屋根30分耐火デッキプレート

暖塗膜

涼Summer

アス塩ビ

季節を問わず快適！

Winter※ネオマ®フォームFは旭化成建材（株）の登録商標です。

3 軽量化

QLR FPISQLR FPIS

7 安心保証QLR FPIS

8 デザイン性QLR FPIS

二重折板よりも軽量な乾式屋根のため、建築物全体のフレー

QLルーフの上にコンクリートを打設しない乾式の外断熱工

材料保証・工事保証のダブル保証。

陸屋根のため、折板屋根よりも意匠デザインの自由度が増しム軽減が可能です。

法により大幅な工期短縮が可能です。

安心してご提案いただけます。

ます。また、落雪による事故や近隣トラブルを防ぎます。

90%
ダウン

ダウン

施工期間

QLルーフ

約30日短縮材料+ 工事W 10 年保証
ダブルQLR FPIS80%

※ QLルーフ（QL99-75-12G 断熱材50mm シート1.2mm）
FPIS屋根（QL99-75-12G 断熱材50mm シート1.5mm）
それぞれをデッキコンクリート屋根（QL99-50-12G コンクリート山上厚60mm)と比較して494 工期短縮

従来のコンクリート屋根※ 屋根水平部ブレースは必要です。

デザイン
自由陸屋根

トラブル
軽減

※保証は防水メーカーによるものとし、保証期間は防水メーカーにより異なります。

50

JFE建材の床商品 / 屋根30分耐火デッキプレート QLルーフ / 仕様

屋根30分耐火デッキプレートQLルーフ ®
様

QLデッキ 合成スラブ構造用デッキプレート

仕1 サイズ・質量・断面性能
製品質量品 名120600

2601560300

275120ｔ

単位質量（kg/m）

m 当たり質量(kg/m )亜鉛めっき

全断面有効中立軸

亜鉛めっき

Z12Z27Z12Z27Y(cm)

有効幅考慮断面2次モーメント

断面係数

Ix(×104mm4/m) Z(×103mm3/m)

1.2

9.784

7.78(4.17)

7.99(4.26)

13.0

13.3

2.52

66.3

26.3

1.6

13.02

10.3(5.52)

10.5(5.61)

17.2

17.5

2.53

87.1

34.4

1.0

8.823

7.09(3.73)

7.26(3.82)

11.8

12.1

3.80

137.0

30.0

1.2

10.65

8.46(4.49)

8.69(4.58)

14.1

14.5

3.81

163

36.3

1.6

14.19

11.2(5.96)

11.5(6.05)

18.7

19.2

3.84

216

52.7

50
12.95012.960300

120

12.9606060

12.9

QL99-75-16Y

180Ｙ

1512.9QL99-75-12Y602断面積（cm2）2® JFウェイブデッキ ® 型枠用デッキプレート
JFデッキ ・

12012.912.9120600

QL99-75-10Y

152ｔＹ60120120751518012.9120

QL99-50-12Y
QL99-50-16Y

板厚（mm）

形状・寸法および役物種類

断面性能(1m 幅当たり)2※Z27製品については事前にご相談ください。 ※（ ）内は300幅の質量を示しています。
※使用するコイルメーカーにより色合いが異なる場合があります。

2 防火・耐火性能■「建築基準法」による屋根への要求性能
防火（飛び火）における屋根への要求性能▶ 周囲への加害防止性

防火（飛び火）における屋根への要求性能
防火（飛び火）試験合格▶ 内部への延焼防止性

防火・準防火地域における屋根に係る規定（建築基準法 第63条）

周囲への加害防止
飛び火

内部への延 焼 防止
延焼

火 災による火の 粉により防 火
上有 害 な発 炎をしないこと■関連法令・告示

火 災による火の 粉により屋 内に達 する溶 融、亀 裂 等 の 損 傷を 生じないこと

防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の構造は、市街地における火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。

耐火構造の屋根の屋外面に断熱材を貼付ける仕様の規定（平成12年5月25日建設省告示第1365号）

耐火における屋根への要求性能

建 物の 倒壊 防止
非損傷性▶ 非損傷性屋 根 が 火 災 時 の火 熱によって崩 壊 せ ず 形 状を 維 持すること▶ 屋外への遮炎性

建 物の 燃 焼 防止
遮炎性屋 根 が屋 内 側 からの火 熱に対し屋 外側に火 炎をださ ないこと

「QLデッキ」屋根30分耐火試験合格
耐火における屋根への要求性能

第 1 建築基準法施行令第136条の2の2 各号に掲げる技術的基準に適合する屋根の構造方法は、次に定めるものとする。（中省略）
三.屋根を耐火構造（屋外に面する部分を準不燃材料で造ったもので、かつ、その勾（こう）配が水平面から30度以内のものに限る。）の屋外面に断熱材（ポリエチレンフォーム、ポリスチレンフォーム、硬質ポリウレタンフォームその他これらに類する材料を用いたもので、その厚さの合計が50mm以下のものに限る。）及び防水材（アスファルト防水工法、改質アスファルトシート防水工法、塩化ビニル樹脂系シート防水工法、ゴQLルーフ ® 屋根30分耐火デッキプレート

耐火認定番号は P.54 参照【防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の構造方法を定める件】

ム系シート防水工法又は塗膜防水工法を用いたものに限る。）を張ったものとすること。

積雪後の降雨を考慮した雪荷重に係る規定（平成30年国土交通省告示第80号）平成31年1月施行
耐火デッキプレート「QL ル ーフ」は、耐火性 能として非 損 傷 性と30分耐火試験デッキプレート

屋 外への遮 炎 性の要求 性 能を満たしています。

非損傷性

遮炎性

遮炎性

デッキ相互のジョイント部

耐 火 性 能51

第 2 計算及び外力によって建築物の構造耐力上主要な部分に生ずる力の計算方法
1・2・3 イ～ニ（略）ホ.令第86条第二項ただし書の規定により特定行政庁が指定する多雪区域以外の区域（同条第一項に規定する垂直積雪量が0.15m以上であデッキ自体強度梁（母屋）間隔強度【保有水平耐力計算及び許容応力度等計算の方法を定める件】

遮炎性る区域に限る。）内にある建築物が特定緩勾配屋根部分（屋根勾配が15度以下で、かつ、最上端から最下端までの水平投影の長さが10m以上の屋根の部分をいう。以下同じ。）を有する場合 特定緩勾配屋根部分に作用する荷重及び外力（積雪荷重にあっては、同条に規定する方法によって計算した積雪荷重に次の式によって計算した割り増し係数を乗じて得た数値とする。）に対して、特定緩勾配屋根部分及び特定緩勾配屋根部分が接続される構造耐力上主要な部分に生ずる力を計算して令第82条第１号から第3号までに規定する構造計算を行い安全であることを確かめること。
※具体的な計算方法は告示本文を参照ください。

52

JFE建材の床商品 / 屋根30分耐火デッキプレート QLルーフ / QLルーフ

屋根30分耐火デッキプレートQLルーフ ®

2 屋根30分耐火仕様と支持スパン■S造（鉄骨造）：アスファルト防水■S造（鉄骨造）：シート防水■ デッキプレートと梁（母屋）とデッキプレートは、デッキプレート1枚毎に3ヶ所（端部・中間部梁共）接合します。
（デッキ長手方向の接合間隔は600mm以下）

固定ビス断熱材［面材付］（合計t=50以下）

断熱材［面材付］（t=50以下）
QLルーフ

梁（母屋）厚さ：6mm以上
低水素系溶接棒4φ、溶接径18mm以上■木構造：シート防水

建築基準法に基づく防火・耐火性能を備えた理想的な屋根防水工法を提供！！

但し、QL99-50・QL99-75共に敷込み時に嵌合が甘い場合は、接合間隔ℓ2を1m以下とする等適切な処理を施してください。

QLルーフは屋根の金属下地材として、建物の屋根に求められる、耐火性・防火性・防水の耐久性・デザイン性の4つの条件を兼ね備えた、鉄骨造建築の新しい屋根システムを実現します。デッキプレート単体で屋根30分耐火認定を取得しており、様々な部材との組み合わせも可能です。

3 性能グラフ

2連続梁

許容荷重(kN/m2)
20

1 構成材

W

短期デッキ母材耐力

QLルーフは、様々な部材の組合せが可能です。

スパン

長期デッキ母材耐力

5or塗膜防水など

or
フェノールフォーム
ポリイソシアヌレートフォーム※防水シートが塩ビ※の場合のみ■下地

硬質ポリウレタンフォーム

＋

2.5

3.0

3.5
4.0
支持スパン(m)■QL99 -75-10Y
許容荷重(kN/m2)
20

2連続梁
W

短期デッキ母材耐力
スパン

短期焼抜き栓
溶接耐力
（端部）

スパン

短期打込み鋲耐力（端部）
長期デッキ母材耐力5ポリエチレンフォーム
ポリスチレンフォームなど※塩化ビニル樹脂系

01.5

短期ドリルねじ耐力
（端部）
2.0

2.5

3.0

3.54.0
支持スパン(m)2連続梁

許容荷重(kN/m2)
20

W

短期デッキ母材耐力

15

QL99-75

短期焼抜き栓
溶接耐力
（端部）

スパン

連続支持 4,300mm以下
スポット溶接すみ肉溶 接すみ肉溶接
鉄筋φ9

溶接長さ15mm以上

溶接長さ15mm以上

4 ソーラーパネル用架台
2連続梁
W

短期デッキ母材耐力
スパン

スパン

QLルーフを下地とした外断熱シート防水屋根用の、ソーラーパネル設置用架台です。
QLルーフに固定されるので十分な強度が得られます。

10

長期デッキ母材耐力

01.5

短期ドリルねじ耐力（端部）
2.0

2.53.0■QL99 -75-12Y

3.5
4.0
支持スパン(m)2連続梁

許容荷重(kN/m2)
20W

短期デッキ母材耐力
短期焼抜き栓
溶接耐力
（端部）

15スパン

スパン

短期打込み鋲耐力（端部）

10

短期打込み鋲
耐力（端部）
長期デッキ
母材耐力

短期ドリルねじ耐力（端部）
2.02.53.001.5

注1：本製品を耐火・準耐火建築物へ適用する際は、予め建築主事等へご確認ください。
注2：QLルーフ板厚1.2㎜以上に適用可能です。

長期デッキ母材耐力■ 天井吊り：QLインサート

短期ドリルねじ耐力（端部）
2.02.55 アクセサリー

3.03.54.0
支持スパン(m)

デッキプレート中央溝部の平坦な位置へ下穴をあけて取付け、付属のねじで固定してください。
設計用吊り荷重（鉛直）

スパン

501.5

単純支持 3,450mm以下

注1：スパンとは、梁(母屋)の中心間距離を言います。
注2：梁(母屋)に1時間の耐火性能が要求される場合は、それに応じて梁(母屋)に耐火被覆を施してください。
注3：屋根面水平ブレースは削除できません。
注4：デッキプレート長さ方向の突合せ部に隙間が生じる場合は、鋼板・耐火材等を使用して遮炎性を確保してください。

5■QL99 -75-16Y

10

QL99-50

2.010or

連続支持 3,350mm以下

5短期ドリルねじ耐力（端部）

150

単純支持 2,650mm以下

QLルーフ ® 屋根30分耐火デッキプレート

■断熱材

01.5

FP030RF-0328
FP030RF-0326

スポット溶接認定番号FP030RF-0064:
φ2.1×ℓ32mm以上
その他の番号:φ2.5×ℓ32mm以上

φ4×ℓ13mm以上

短期焼抜き栓
溶接耐力（端部）

15ぎくぎ■QL99 -50 -16Y
許容荷重(kN/m2)
20FP030RF-2029

短期打込み鋲耐力（端部）

短期打込み鋲耐力（端部）

10■防水材

スパン

短期焼抜き栓
溶接耐力（端部）

15＋く※別途耐火構造認定支持スパンの確認が必要です。

■QL99 -50 -12Y

改質アスファルトシート防水

ドリルねじ

QL99-50:各支持スパン中央部に1ヶ所 ／ QL99-75:不要QL99-75-10Y：＠1,000㎜以下

注：耐火認定の適用については建築主事の判断によります。

orQL99-75-16Y□その他の認定番号

梁耐火は別途指定による

梁耐火は別途指定による

FP030RF-0327
FP030RF-0413

単純支持 2,850mm以下
QLルーフ QL99-50-16Y
連続支持 3,550mm以下
屋根30分耐火
FP030RF-0064
単純支持 3,200mm以下（旧仕様認定）QL99-75-12Y
連続支持 3,900mm以下

ドリルねじ□認定番号FP030RF-0064 の場合：＠450mm

QLルーフ

QL99-50-12Y

耐火認定番号® JFウェイブデッキ ® 型枠用デッキプレート
JFデッキ ・設計用接合部耐力（単位：N/1ヶ所）
接合方法 焼抜き栓溶接 打込み鋲 ドリルねじ
梁（母屋）厚さ：2.3～6.0mm未満
φ6以上×ℓ19mm以上
端部 中間部 端部・中間部共 端部・中間部共板厚（FP030RF-0064の場合はφ6以上×ℓ20mm以上）
1.0mm 975 3,333 2,1003.打込み鋲
1,570
1.2mm 1,170 4,000 2,100梁（母屋）
厚さ：6mm以上
1.6mm 1,560 4,310 2,200■ デッキプレート相互の接合［ℓ2］

QLルーフ

53ℓ1

（参考）
2.ドリルねじ［JIS B1124-2003］

防水シート
断熱材
［面材付］
（t=50以下）
固定ディスク

塩化ビニル樹脂系シート防水

デッキ
長手方向の接合間隔

1.焼抜き栓溶接

梁耐火は別途指定による固定ディスク

QL99-50-12Y 単純支持 2,800mm以下
QL99-50-16Y 連続支持 3,400mm以下
単純支持
QLルーフ
QL99-75-10Y
3,400mm以下連続支持
屋根30分耐火
QL99-75-12Y 単純支持 3,400mm以下
QL99-75-16Y 連続支持 4,550mm以下ℓ2

梁（母屋）との接合
［ℓ1］

防水層

防水シート

デッキプレート品名 デッキプレート
支持スパン
敷設形式

品 名

QLデッキ 合成スラブ構造用デッキプレート

QLルーフ®

QLインサート取り付け用の下穴加工寸法【φ15.5】

3.5
支持スパン(m)54

JFE建材の床商品 / 屋根30分耐火デッキプレート QLルーフ / FPIS屋根

屋根30分耐火デッキプレートQLルーフ ®

QLデッキ 合成スラブ構造用デッキプレート

FPIS屋根®

1 屋根30分耐火仕様と支持スパン
防水シート

ロンシール工業（株）

ベストプルーフ ナンネン など

2.4m以下

制限無し※
焼抜き栓溶接（母屋厚さ6.0mm以上）

母屋と下地の接合

打込み鋲（母屋厚さ6.0mm以上）
ドリルねじφ6以上×L19以上（母屋厚さ2.3～6.0mm未満）

JFE建材
（株）

QLルーフシステムで耐火認定と防火（飛び火）認定を取得！より高い次元で安全性と高断熱性を実現！！
これまでは、耐火構造が要求される屋根は下地が耐火構造で断熱材の厚さが50mm以下に制限されてきました。
（P.52参照）
QL
ルーフ FPIS屋根は、断熱材50mm～150mmの外断熱防水を含むトータルシステムで「耐火認定」と「防火（飛び火）認定」の両方を取得。
高い安全性と共に高断熱による省エネルギーを実現します。 ※防水シート厚さ1.5～2.0mmを選択できる仕様「サンタックIB-QLシステム（早川ゴム株式会社製サンタックIBシートを使用）」もあります。
お問い合わせください。

防火（飛び火）認定 DR-1648

2 性能グラフ※屋根30分耐火認定条件：支持スパン2.4m以下■QL99-75-12Y

許容荷重(kN/m2)
20

短期焼抜き栓
溶接耐力
（端部）
11.8
10.0

107.8

高断熱仕様
耐火構造
認定範囲

01.52.0

スパン17.2スパン

15

短期打込み鋲
耐力（端部）
長期デッキ母材耐力

5短期ドリルねじ耐力（端部）

3.001.5

3.54.0支持スパン(m)適用可能厚さ野地板

ネオマフォームF 50mm～150mm
60、
65、70、
90、
95、
100、105mm※

硬質木毛セメント板 25mm以上

耐火デッキプレート
下地

QLルーフ H=75mm
QL99－75－12Y または16Y（1.2mm） （1.6mm）

短期ドリルねじ耐力（端部）

2.42.5

3.0φ6以上 × L75以上
高性能フェノールフォーム断熱材
ネオマフォームF 30mm～150mm
ネオマフォーム

ベストプルーフ ナンネン 外観

引張強度や引裂強度、寸法安定性に優れています。

30mm～150mm

60、
65、
70、
95、100、105mm※
耐火野地板

耐火野地板

3.93.54.0支持スパン(m)●軽量

約２ｋｇ/m2と軽量。
塩ビシートが持つ自己消火性をさらに高めたシートです。 シート単体で、建物への重量負荷が少ないシートです。
隣家の火災の火の粉による屋根の延焼を抑制します。

ネオマ®フォームF※1

断熱材

中質木毛セメント板 25mm以上
耐火デッキプレート
QLルーフ H=50mm、75mm
QL99－50－12Y または16Y
QL99－75－12Y または16Y（1.2mm） （1.6mm）

で、世界最高レベルの断熱性能です。また、フェノール

300

300mm

150mm

180mm

210mm

熱伝導率［W/（m・K）］

0.020

0.024

0.0280.040

断熱材

ネオマフォーム

A種硬質ウレタンフォーム
保温板2種2号

A種押出法ポリスチレン
フォーム保温板3種b

A種押出法ポリスチレン
フォーム保温板1種b0

硬質木毛セメント板 25mm以上

は、0.020［W/（m・K）］※2

高断熱性能と耐燃焼性能

150※1：ネオマ®は旭化成建材（株）の登録商標です。
※2：ネオマフォームの熱伝導率（平均温度23℃）
は第三者試験機関での試験により求めた熱物性値、他は「JIS A 951（1 2006R）」によります。

下地

試験後の状況

ネオマフォームの熱伝導率

断熱材同性能厚さ比較例
熱抵抗7.5［（m2・K）/W］の場合の厚さ比較試験開始直後QLルーフ ® 屋根30分耐火デッキプレート

断熱材

認定範囲

スパン

短期焼抜き栓
溶接耐力（端部）
短期打込み鋲
耐力（端部）
長期デッキ
母材耐力

防火性能をより高めた防水シート

中間層にガラス不織布を積層する強化構造で、ベストプルーフ ナンネン 1.5mm

高性能フェノールフォーム断熱材

2.08.7W
スパン●シート構造塩化ビニル樹脂系防水シート

φ6以上 × L125以上

高断熱仕様
耐火構造
認定範囲

11.4

短期デッキ
母材耐力

ベストプルーフ ナンネン

防水シート

●自己消火性

固定金具
留付ビス

10.7

103.9

2.42.52連続梁

許容荷重(kN/m2)
20W

短期デッキ母材耐力155■QL99-75-16Y

2連続梁® JFウェイブデッキ ® 型枠用デッキプレート
JFデッキ ・デッキプレート下地

防水シート

支持スパン

※但し、QLルーフの構造計算に準ずる

硬質木毛セメント板

耐火認定 FP030RF-1800

防火（飛び火）認定 DR-1648

旭化成建材
（株）

ネオマフォームF 50～150mm

構成材

耐火認定 FP030RF-1800

早川ゴム
（株）※
フェノールフォーム断熱材■ 主な認定構成材（FPIS屋根 ®）認定仕様

樹脂の特性である耐燃焼

ネオマフォームF 外観
燃焼性比較実験（着火40秒後）性に優れているだけでなく、耐熱性も高いため、高温になる屋上でも熱変形や反りが生じにくく安心です。

ネオマフォーム

他素材の例

QLルーフフラッタリングに対しても安定した性能を発揮

合成スラブ構造用のデッキプレート「QLデッキ」を使用しており、構造安定性に優れています。
また、
風によるシート・固定部のフラッタリング（上下動）に対しても安定した性能を発揮します。

注1：構成材の詳細は各認定書をご確認ください。 注2：断熱材は厚みにより複層張りとなる場合があります。
※30mm、35mmの組合わせで3枚重ねまでを標準とする。105mmを超え150mm以下は別途ご相談ください。

5556

JFE建材の床商品 / 屋根30分耐火デッキプレート QLルーフ / ソーラーパネル用架台

屋根30分耐火デッキプレートQLルーフ ®

1 納まり例■基礎 ※（カッコ内）数値＝H200タイプ

基礎・断熱材(a)、下部プレート、ドリルねじ(a),(b)、ナット、座金のセットです。

皿ザグリ 12個M12長ネジ基礎

110

シーリング材130

金補強シート（ハット型）

補強シート
（角型）
シーリング材

断熱材（b）□130×b＝標準設置箇所＝予備孔防水材

断熱材（a）□130×t10

Φ60.5

3.0

ナット148（263）

シーリング材88（203）60（各部材の名称は下図の納まり図の□で囲まれた名称をご参照ください。）

座QLデッキ 合成スラブ構造用デッキプレート

ソーラーパネル用架台

皿ザグリ 12個

断熱材

平面130

正面130

® JFウェイブデッキ ® 型枠用デッキプレート
JFデッキ ・2 使用例
QLルーフ

アスファルト防水用

塩ビシート防水用

FPIS屋根※2用

ドリルねじ（a）

下部プレート※1カバー

ドリルねじ（b）

防水仕上げ
断熱材
野地板
基礎
QLルーフ

■下部プレート ※緑色の孔はH200タイプのみ※1 QLルーフソーラー架台基礎には含まれません。別途、防水材メーカーにお問合せください※2 厚さ50～150mmの断熱材と野地板（厚さ25mm)を使用※3 屋根断熱・防水工事の納まりは協力メーカー指定の納まりが優先されます

155

皿ザグリ 22（30）個3 設計耐力
短期設計耐力（単位：kN）

190

基礎側条件

せん断

引抜き

せん断

t=1.2mm

3.0

3.0

3.0

1.3

t=1.6mm

4.0

4.0

4.0

1.6

155

基礎側条件

平面2.3（3.2）

25170

引抜き（デッキプレート板厚）20125

正面H85タイプ（t=1.2mm）

3H85タイプ（t=1.6mm）

2H200タイプ（t=1.2mm）

1H200タイプ（t=1.6mm）

00

12345
せん断kN

H85タイプH200タイプ

t=1.2mm

引抜き荷重 / 3.0＋せん断荷重 / 3.0≦ 1.0

引抜き荷重 / 3.0＋せん断荷重 / 1.3≦ 1.0

t=1.6mm

引抜き荷重 / 4.0 ＋せん断荷重 /4.0
≦ 1.0

引抜き荷重 / 4.0 ＋せん断荷重 /1.6
≦ 1.0

（デッキプレート板厚）（単位：kN）

組み合わせ荷重時（短期）（基礎高さ）

下地側条件【設計耐力】

4QLルーフ ® 屋根30分耐火デッキプレート

125130

下地側条件

H200タイプ

判定式

420

20H85タイプ（基礎高さ）

引抜きkN
54 注意事項本システムの耐火構造、準耐火構造への適用については、建築主事または、指定確認検査期間へご確認ください。

5758

JFE建材の床商品 / 屋根30分耐火デッキプレート QLルーフ / 標準納まり・梱包・施工工程

屋根30分耐火デッキプレートQLルーフ ®
梱
詳細は別冊『QLルーフ設計・施工マニュアル』をご覧ください。

A-1 外周梁 デッキスパン方向

A-2 デッキを突き合わせた場合*梁の耐火性能が要求される場合に必要（QLルーフの耐火認定仕様外）

A-3 デッキを連続にした場合※積荷全長が9.2mを超える場合は、事前にお問い合わせください。
9,200

A-4 外周梁 デッキ幅方向

梁耐火被覆用面戸クローサー

1 梱包および運搬
最大30枚

ＱＬルーフ標準梱包*梁耐火被覆50mm以上
焼抜き栓溶接、打込み鋲
又はドリルねじA-5 デッキ幅方向 デッキを連続した場合*梁耐火被覆*梁耐火被覆B-1 デッキを突き合わせた場合

B-3 梁継手部 デッキスパン方向

焼抜き栓溶接、打込み鋲
又はドリルねじ

B-4 梁継手部 デッキ幅方向
現場切断（フラッシング）

ドリルねじ

ドリルねじ

ＱＬルーフ

2 マーキング

梱包ごとにラベル貼り付け

運搬荷姿例（10tトラックの場合）*梁耐火被覆

ＱＬルーフ
焼抜き栓溶接、打込み鋲
又はドリルねじ

焼抜き栓溶接、打込み鋲
又はドリルねじ

2,300

※

3,300

1 S造（鉄骨造）

包

QLデッキ 合成スラブ構造用デッキプレート

標準納まり

1 QLルーフの施工フロー梁（母屋）上の清掃後、施工図に従い墨出しする。

施工図及び墨出しに従い、敷並べ及び仮止めする。

QLルーフと梁（母屋）を焼抜き栓溶接・打込み鋲またはドリルネジにより緊結する。

QLルーフの設置状況を確認する。

側部を重ねて引き込むことにより、QLルーフの両端相互を嵌合させる。

® JFウェイブデッキ ® 型枠用デッキプレート
JFデッキ ・※
現場切断(デッキ)

施工工程*梁耐火被覆焼抜き栓溶接、打込み鋲
又はドリルねじ*梁耐火被覆*梁耐火被覆外周梁 デッキスパン方向

A-2 デッキを突き合わせた場合

A-3 デッキを連続にした場合

木ねじ

木ねじ

B-1 デッキを突き合わせた場合

B-3

木ねじ

デッキを連続にした場合

B-4 デッキ幅方向

デッキを連続した場合

ドリルねじ

ドリルねじ

ドリルねじ

ＱＬルーフ

梁（母屋）との接合

接合箇所

接合

梁(母屋)上のデッキ端部及び中間部

接合

木ねじの種類YD-N60

デッキスパン方向
６００ｍｍ以下

接合強度一覧
TK5×105Ⅱ
1本打ち/ヶ所 2本打ち/ヶ所
デッキ板厚 端部･中間部共端部･中間部共 端部･中間部共
YD-N60≦600 mm１.0mm
980N/本１.２mm 1,600N/本 *1,625N/本1,120N/本１.６mm
端部

ＱＬルーフ

ＱＬルーフ

接合

中間部端部

材質：
ＪＩ
Ｓ G 3507-1
SWRCH22A 相当
表面処理：デュラルコートメーカー：株式会社カナイDd3# 四角孔

LS

3 防水材の施工例
塩化ビニル樹脂系シート防水

アスファルトシート防水

材質：
ＪＩ
Ｓ G 3507-2 SWCH22A 相当
タルキックⅡ
表面処理：プロイズ＋ＴＯＲＫ（TK5×105Ⅱ）メーカー：東日本パワーファスニング株式会社

Dd3# 四角孔59

硬質ポリウレタンフォーム断熱材

QLルーフ ® 屋根30分耐火デッキプレート

木ねじ

梁(母屋)

2 断熱材の敷設と固定
フェノールフォーム断熱材

ＱＬルーフ

QLルーフの設置状況での注意点
デッキプレート相互が所定の方法で固定されていること。
デッキプレートのジョイント部は端部から炎が貫通しないように必要に応じて耐火材を用いること。
（耐火性能を要求される非損傷性、遮炎性）

ＱＬルーフ

木ねじ

TK5×105Ⅱ
又はYD-N60

外周梁 デッキ幅方向
ＱＬルーフ

50mm以上

連続した場合A-4

ビームクローサー

クローサー

A-5 デッキ幅方向 デッキを

ドリルねじ※部分が180mmを超える場合、断熱材敷設のための補強が必要となることがあります。

2 木構造 （耐火認定の適用については建築主事の判断によります）
A-1

溶接 又はドリルねじ(φ4-13)
＠600以下デッキ受材ＦＢ６５×６等*TK5×105Ⅱを1個所2本接合した場合の強度は1,625N/2本です

注）
上記方法でデッキと梁（母屋）を接合しても、火打梁は削除できません。
火打梁（屋根面）は別途ご指定ください。

LS60