光ケーブルテレビ用先行配線について

エコーシティー・駒ヶ岳では、すべての設備の光化を行っております。
当社の各種サービスを皆様に快適にご利用いただくためには、当施設のシステムをご理解頂き、宅内設備も対応していただく必要がございます。新築時や改築時におかれましては、施工業者様とよくご検討の上、設計・施工をお願いたします。不明な点はお気軽にお問い合わせください。

当社の営業エリアは長野県 駒ヶ根市、飯島町、宮田村、中川村です株式会社 エコーシティー・駒ヶ岳技術課

2023.82

1. 屋外配線工事について引込線工事並びに映像光終端装置（V-ONU）の取り付け工事は当社で行います。
特に新築・改築の施工時、業者様におかれましては下記の点にご留意ください。
なお、途中に障害物などがあって引込が困難な場合についてはお気軽に弊社までお問い合わせください。立会いは無料です。
1-1 建物への支持点について▼ 地上高の確保。車道横断の場合は５．０m以上必要です。
▼ 雪が落下する恐れのある場所は避ける⇒断線、障害の原因になります。
▼ 他のケーブル（電線、電話等）との離隔距離の確保。
以上の点などから引込状況に不都合がありますと、支障のない別の場所に支持点を変更させて頂く場合もございます。
引込例Ⅰ

引込例Ⅱ

DV 線との離隔0.6m 以上

支持点

道路横断の場合

道路以外の場合

5.0m 以上

3.0m 以上

映像光終端装置3.0m 以下

建物の構造上、下地や強度がない外壁へは予め支持金物の取付をお願いします。
※ 電柱等必要になる場合は別途ご相談ください。お立ち会い致します。（無料）3

1.2 映像光終端装置（V-ONU）の配線位置について▼ メンテナンスの都合上、脚立で届く範囲内でお願いします。２階以上の壁面などへの取り付けは行いません。（１．８ｍ～３．０ｍ以内）▼ 映像光終端装置は電源が必要となります。
▼ 支持点と映像光終端装置間は引き込み線が露出する場合がありますが、新築・改築時に配管工事をしていただくと外観がすっきりします。使用配管については、CD・VP・CP管などで、φ16（内径16mm）以上が理想ですが、建築物の構造上問題がある場合はφ14でも構いません。その場合は、最短距離で、曲げ角度はゆるやかで、また曲げ箇所はなるべく3箇所以内となるようにしてください。
▼ 映像終端装置の設置は屋内の分配器などを収納する弱電端子盤内への取り付けも可能です。その場合は屋外から上記空配管と、映像光終端装置を設置可能なスペースとAC電源をご用意ください。
▼ 外壁からの配線は、一次側配管の引込ケーブルと、宅内用同軸線、通信用二次側配管がでますので、防水面、仕上がりの上でも、下図のような入線カバー等の取り付けをお勧めします。

映像光終端装置のサイズ
115mm

196mm
+配線部

52mm
※前面部が 90°手前上に開きます

映像光終端装置取付例

1.3 責任分界点
責任分界点は映像光終端装置の出力端子となり、宅内設備側はお客様の設備となります。
1.4 その他留意点
映像終端装置の隣でむやみに分配しないでください。受信障害の原因となります。
4

2. 宅内配線工事についてエコーシティー・駒ヶ岳の伝送路は、当社からお客様宅まですべて光ケーブルで伝送致します。そのため、映像光終端装置で一定の高レベルで電波出力されますので、戸建住宅であれば増幅器（ブースター）は通常必要ありません。
宅内配線は電波の漏洩、飛び込み、混信を防ぐためにS-5C-FB同軸ケーブ
ルや対応機器を選定していただく必要があります。
2.1 CATV基本配線（例） CATV4端子、告知スピーカー（全エリア共通）、光NET+光でんわの配線例【パターン ① 映像光終端装置を屋外に設置する場合】

電柱
テレビ端子へ２分配器

CATV ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾁｭｰﾅ
告知端末機
引込線
AC100V
AC100V

一次配管

コンピュータ
映像光終端装置

通信光終端装置
光コンセントLAN ケーブル（UTP）

テレビ

ホームゲートウェイ

AC100V

電話線（TP）

電話機

AC100V

CEK光引込線（CEK施工）
宅内同軸線（S-5C-FB以上）
通信用配管（光ケーブルはCEKで通線）※映像光終端装置付近で電源が取れない場合は当社へお問い合わせください5【パターン ② 映像光終端装置を屋内に設置する場合】
光ケーブルを直接屋内に引き込み、各種機器を端子盤内に収容する場合

電柱

屋内弱電端子ボックス
映像光終端装置

引込線

テレビ端子へ２分配器

一次配管

通信光終端装置 AC100V
ホームゲートウェイ

AC100VLAN ケーブル（UTP）
電話線（TP）
AC100V

Cat6A

6極2心
テレビ端子

告知端末機

コンピュータCATV ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾁｭｰﾅ
電話機

テレビ

AC100V

CEK光引込線（CEK施工）

宅内同軸線（S-5C-FB以上）

光コード（CEKで準備）

LAN配線（Cat6A以上）
電話線（ツイストペア）【 屋内引込方式の注意点 】▼ 各機器が収容可能な弱電用ボックスをご用意ください。（3機器でW600×H400×D100）
その他機器が収容される場合は放熱対策のため、充分なスペースを確保してください。
▼ 盤内から各居室まで、それぞれの機器に必要な先行配線をお願いします。
▼ 各種機器は天井裏、点検口内には保安上、設置できません。
▼ 盤内には電源コンセントを3口以上ご用意頂く必要があります。
▼ 結露の恐れや、高温、凍結の恐れのある箇所へは設置できません。（-10℃～+40℃以内）▼ 各居室の壁面端子の取り付け等の端末処理をお願いします。（告知端末を除く）▼ 通信光終端装置とホームゲートウェイは隣接での設置となります。

6

2.2 機器（ブースター等）の設置について
映像光終端装置の出力電波は高出力となっており、一般の戸建住宅ではブースター（増幅器）は必要ありませんが、テレビ端子数によってはブースターの設置が必要な場合があります（「3.1ブースター増幅器」参照）。既存のCATVブースター（～770MHz）はBS-IF帯を増幅しませんので、設置されている場合は電波状況に応じて取り外す必要があります。

2.3 テレビ配線方法について
集合住宅などで施工されている直列ユニット方式は雑音発生、受信レベルの不均一性などの不具合が発生する可能性がありますので、分配方式にて配線するようにしてください。また、ＴＶアウトレット（壁面端子）は直列ユニット型などの挿入損失の大きいものは避けてください（ユニットに「中間用」、「端末用」とあるのは直列ユニット用のものです）。挿入損失の少ない、「テレビ端子」を使用してください。電波漏洩を防止しデジタル放送に対応した、入力端子がＦ座接栓（ねじ込み式）（下図参照）の使用をおすすめします。集合住
宅、大規模施設につきましては、別途ご相談ください。

テレビ端子
2.4 BS(BS4K・BS8K)について
BS波についてはパススルー方式にて伝送していますので、BS内蔵テレビ、レコーダ等でSTBがなくてもBS視聴が可能（機器毎に別途分波器が必要）です。但し、BS-IF波は高周波となるので宅内状況により電波が減衰して正常に受信出来ない場合があります。
2.5 USEN（音楽放送有線）波との混合
音楽放送有線は当社の使用周波数帯域と重複しますので別配線とし、絶対に混合しないようにしてください。

7

2.6 告知放送端末（告知スピーカー）の配線
告知端末機は、テレビ用分配器からの配線とAC100Vコンセントをお願いします。 端末を同軸に直接接続しますので、テレビ端子は必要ありません（40cm程度同軸を出しておいてください）。設置場所は家全体に放送音声が伝わり易い廊下や、玄関など、テレビから離れた場所への設置をお勧めします。壁掛けも可能です。
【告知放送端末機 AFM-300】
寸法 ： 156W×163.5H×49D
質量 ： 約1ｋg（ACアダプター外）
消費電力 ： 5W以下
使用温度 ： 0～40℃（無結露）【告知放送端末機 AFM-500C】
寸法 ： 200W×101H×54D
質量 ： 約1ｋg（ACアダプター外）
消費電力 ： 5W以下
使用温度 ： 0～40℃（無結露）

同一建物内に告知スピーカーを増設設置する場合も上記と同様、分配器からの同軸配線でお願いします。

＜告知放送端末配線（設置）のポイント＞① 宅内分配器からの単独同軸配線とACコンセント（100V）が必要② 停電時に告知端末を聴く場合は、ブースター共聴系統とは別にする③ 家全体に音声が伝わりやすく、聞き易い設置場所を検討してください⇒（例） 廊下壁面、玄関、キッチン、ダイニング等④ テレビの近傍は避ける（放送が聞きづらくなります）⑤ 壁掛けの場合は床から2m以下の場所へ配線してください（音量等操作の為）

8

壁面取付時の寸法 【AFM-300】

9壁面取付時の寸法 【AFM-500C】

10

2.7 各種増設工事
テレビや告知スピーカーの増設工事などの宅内工事は当社指定の電気店にて施工できます。各電気店へご相談ください（実費）。テレビ増設や増設ス
ピーカーの工事は壁貫通や露出配線が基本となりますので、新築改築の際にはよくご検討ください。
【各種増設工事に必要な配線】
テレビ増設

S-5C-FB以上同軸ケーブル、分配器、ブースターなど

増設スピーカー

宅内分配器からS-5C-FB同軸配線とAC100V【各種工事に必要な配線の一覧】
基本配線
テレビ配線

増設配線

放送光終端装置から同軸 分配器からケーブル同軸ケーブル（S-5C-FB以上）（S-5C-FB以上）

音声告知 放送光終端装置または分 分配器からスピーカー 配 器 か ら 同 軸 ケ ー ブ ル 同軸ケーブル（S-5C-FB以上）（S-5C-FB以上）
配線
インターネット
配線

放送光終端装置から専用配管
Φ16mm以上（20ｍ以内）

５箇所
※1なし
（利用料課金）※2

通信光終端装置から契約コース
ルーターまたはHUBによる
経 由 、 LAN ケ ー ブ ル※2（Cat6A）以上※1 契約約款上の台数の目安です。
※2 各機器にはそれぞれＡＣ１００Ｖが必要です。
※ 通信光終端装置は屋外設置できません。
ＴＶは台数・配線方法によりブースタ（増幅器）が必要になります

11

台数制限

3. 当社推奨機器について3.1 増幅器（ブースター）※一般住宅用
増幅器は70～3,224ＭＨｚ対応のものを使用してください。目安として
TV端子が50dBμV以下になる場合に取り付けを推奨します。標準的に4～6分配程度であれば、映像用光終端装置の出力に十分な電波が出ていますので通常は必要ありません。従来のアンテナ受信用UVブースターはCATVの使用帯域を増幅しないので対応できません。アパート用については戸数や配線方法などにより必要利得が異なりますので、当社までご相談ください。
DXアンテナ日本アンテナマスプロ電工CF30SG

SRB30SEG

10BCBW30S-B※一般家庭用(30dB)です。集合住宅用は高利得(35dB以上)のものが必要です。

3.2 分配器・分岐器
70～3,224MHz対応金属筐体でシールド効果のある製品を使用してください。映像光終端装置付近で電源が取れない場合には宅内配線を通じて電源を供給しますが、その系統のみ電流通過配線が必要です。

屋外用分配器
宅内用分配器
分岐器

DXアンテナ日本アンテナマスプロ電工＊DCS

DME＊-BP

＊SPFW

＊DMS

D＊E

SP＊CW

＊CMS

B10＊E

＊DC10FW＊は、分配数及び分岐数に対応する数字が入ります。

3.3 ＴＶアウトレット（壁面端子）「ＴＶ端子」となっているもので、入・出力がＦ接栓タイプ、使用帯域は70～3,224MHzの製品を使用してください（直列ユニット・端末用は電波が減衰しますので使用できません）。

非電流通過電流通過

DXアンテナ日本アンテナ

SU72S

LKE7

SU7L2S

LKE7P

12

4.ＣＥＫ光ＮＥＴ（インターネット接続サービス）について
高速インターネット接続サービス、ＣＥＫ光ＮＥＴの配線方法についてご説明します。
当社自営設備光ケーブルを使用するため、高速かつ低価格でインターネット環境をご提供することができます。CEK光でんわサービスも通信用光終端装置から接続となりますので、電話をご検討の場合も配線についてご検討ください。
当社とお客様のコンピュータ間は、「通信用光終端装置（D-ONU）」という通信機器を使用します。
快適にインターネットをご利用頂くためには、お客様の宅内設備も対応配線にする必要があります。新築、改築の際には是非ご検討くださいますようお願いいたします。

Ａ． 映像光終端装置（V-ONU）から、通信用光終端装置（D-ONU）まで、専用配管が必要です。
内径φ１６以上のＣＤ管またはＰＦ管など

Ｂ． 通信用光終端装置（D-ONU）までの光ケーブルは、当社の専用光ケーブ
ルを使用します。
専用光ケーブルは、当社または当社指定業者で通線します
従来の同軸ケーブルは、CEK光NET用には一切使用できませんのでご注意ください※ 当社の通信用光終端装置は貸与品です。利用料にリース料が含まれております※ 通信用光終端装置の設置工事は当社または当社指定業者が行います。尚、当社ではコンピュータの設定はいたしません（別途ご相談ください）※ 光ローゼット（光コンセント）は通信用光終端装置の設置工事の際、当社または当社指定業者が設置いたします。
※ 通信用光終端装置の取り付けは、引込してある建物内へ設置となります。離れなどの別棟には設置できません。詳細についてはお問い合わせ下さい。
13

※ 通信用光終端装置には、RJ-45Ethernetポートが１ポート用意されております。２台以上コンピュータを接続される方はルーターまたはハブをご用意ください。
※ 家庭内LAN（有線LAN）を計画されているお客様は、通信技術の進化に備えルーター等から各部屋単独のＣＡＴ6A以上のUTPケーブルを先行配線していただくことが必要です。建築時の設計者、施工業者様にご相談下さい。
※ 無線LANをご使用になる場合は、電波が建物内に均等に届く場所へ無線ルーター（親機）の設置をご検討ください。
※ 通信用光終端装置の設置場所には電源としてＡＣ１００Ｖをご用意下さい。
※ 建物の構造上、配管が困難な場合は弊社までご相談ください。
※ 配線した通信用光ケーブルは途中で加工・切断等しないで下さい。このような場合は、動作できなくなり、復旧工事費用を請求いたします。
※14

【 光インターネット宅内配線図 】※通信光終端装置とホームゲートウェイは、隣接して設置します。
※通信光終端装置とホームゲートウェイは、隣接して設置します。

通信用光ケーブル
LANケーブル（CAT6A以上）
電話線（モジュラーケーブル）
内径φ16以上のCD管またはPF管※LANケーブルはスター配線になります。バス配線はできません。
詳細は弊社までお問い合わせください。

15

株式会社エコーシティー・駒ヶ岳
ＴＥＬ：(０２６５)８２－４０００（平日8:30～17:30）／ＦＡＸ：(０２６５)８２－４７３６
URL : https://cek.co.jp
工事に関するお問い合わせ kouji@cek.co.jp
インターネットに関するお問い合わせ net@cek.co.jp

16