中部トラック総合研修センター
設備管理業務仕様書（契約期間：令和6年4月1日～令和7年3月31日）

中部トラック総合研修センター

項目番号

設備管理業務仕様書

1

仕
項目番号

様

項

書
目

リ

項

目

名

Sheet№

仕様書リストス

1ト名

Ｓｈｅｅｔ№1

仕様書リスト

1

2

仕様書総則

2

～

4

3

空調設備保守点検業務

5

～

6

4

消防設備保守点検業務

5

建築物環境衛生管理業務

6

薬剤注入装置保守点検業務

127

浄化槽設備保守点検業務

13

8

グリストラップ及びガソリントラップ清掃

149

非常照明保守点検業務

15

10

建築物定期検査等業務

1611

フロン排出抑制法に伴う点検業務

1712

自動制御機器点検業務

1813

空調設備機器一覧表

14

消防設備機器一覧表

7
8

19

～

～
46

11

45

１．目

中部トラック総合研修センター

項目番号

設備管理業務仕様書

2

項

目

名

仕様書総則

的
施設を常に清潔にし快適な環境の確保に努めるとともに、施設に設置されている諸設備の安全と適切な保守点検整備を行い、設備の故障予防に努め、万一異常を発見もしくは予測した場合は適切な処置を取り、建物及び設備の耐久化を図ることを目的とする。
２．業務対象施設(１) 施 設 名
住

所

施設の規模

中部トラック総合研修センター
愛知県みよし市福谷町杁ノ奥35番5
敷地面積83,467.0㎡

１．研修棟
延床面積

4,514.42㎡

構

ＲＣ造 地上３階

造

施設用途

研修施設

２．実技研修棟
延床面積482.24㎡

構

S造 地上１階

造

施設用途

研修施設

３．フォークリフトコース
延床面積408.00㎡

構

S造 地上１階

造

３．業務内容業務内容の大枠は下記の通りとし、各業務の詳細については別記の項目別仕様書に従い、適切に遂行するものとする。
（１）

空調設備保守点検業務（２）

消防設備保守点検業務（３）

建築物環境衛生管理業務（４）

薬剤注入装置保守点検業務（５）

浄化槽設備保守点検業務（６）

グリストラップ及びガソリントラップ清掃（７）

非常照明保守点検業務（８）

建築物定期検査等業務（９）

フロン排出抑制法に伴う点検業務（１０）

自動制御機器点検業務

Sheet№2

中部トラック総合研修センター

項目番号

設備管理業務仕様書

2

４．業務契約期間

令和６年４月１日 ～ 令和７年３月３１日

５．休 館 日

祝日・年末年始（１２月２９日～１月３日）

項

目

名

仕様書総則

６．業務時間及び要員（1）業務時間
業務日は基本月曜・火曜日とし、施設管理責任者と協議の上決定すること。
（２）業務要員
各業務の専門スタッフは、メンテナンスする上での専門知識及び技術を有する者とし、また、各点検業務に必要な有資格者が実施すること。

７．工具、機器、消耗品類の負担及び控室等の提供(１)各業務の遂行に要する一般標準工具、標準計測機器、清掃機材消耗品、事務用品については受託業者の負担とする。但し、下記に記載するものについては発注者の負担とし、その他記載のないものについては両者協議の上、決定するものとする。
【委託者支給品】
・照明器具の灯具、空調用フィルター、グリスフィルター

８．責任者の選任(１)本業務を遂行する責任者として、設備責任者を各１名選任するものとする。
(２)責任者は本仕様書に定める業務内容を充分に熟知した上で業務要員を指揮指導し、業務を円滑に遂行できる者を選任する。

９．委託料の支払方法
委託料の支払いについては、９月・３月の年２回の均等割りにて支払うものとする。

Sheet№3

中部トラック総合研修センター

項目番号

設備管理業務仕様書

2

項

目

名

仕様書総則

１０．その他(１)本仕様書は、設備意匠図面の段階で作成したものである為、能力・台数等が実際とは異なる場合もあるが、軽微変更の場合は、仕様書基準に基づき契約範囲内で実施すること。
(２)その他、本仕様書に記載してない事項については、両者協議の上、決定するものとする。

Sheet№4

中部トラック総合研修センター

項目番号

設備管理業務仕様書

3

１．点検対象設備
点検対象設備は、別紙空調設備機器一覧表に記載の通りとする。

２．空冷ヒートポンプ室外機（１）点検回数
・２回／年（２）点検内容
・室外機コイルの汚れ点検・室外機の取付具合の点検
・異音異常の確認
・補助ヒーター及び加湿器の点検・ドレンパン、ドレン排水管系の点検・ガスリークテスト
・油量、油圧の点検
・絶縁抵抗測定・総合運転状態の点検

３．空冷ヒートポンプ室内機（１）点検回数
・２回／年（２）点検内容・フィンの汚れ及び詰まりの点検
・吸込み、吹出し温度の測定
・異音異常の確認
・ファンの取付具合の確認
・総合運転状態の点検

４.空調機フィルター洗浄（１）点検回数
・４回／年（２）点検内容・空調機器フィルター洗浄清掃
・フィルターの外観及び機能点検
・総合運転状態の点検

項

目

名

空調設備保守点検業務

Shsst№5

中部トラック総合研修センター

項目番号

設備管理業務仕様書

3５.空調機吸込み・吹き出し口清掃（１）点検回数
・２回／年（２）点検内容・空調機器室内機のケーシング拭き清掃・吸込み、吹き出し口のスリット、ルーバー拭き清掃

６.全熱交換換気扇・換気扇（１）点検回数
・全熱交換換気扇（２回／年）

・換気扇（２回／年）（２）点検内容
・熱交換部の取付状態の点検
・異音異常の確認
・絶縁抵抗測定・総合運転状態の点検
・フィルター及びエレメント清掃（フィルター清掃のみ９回／年）

７．送排風機
（１）点検回数
・２回／年（２）点検内容
・熱交換部の取付状態の点検
・異音異常の確認
・絶縁抵抗測定・総合運転状態の点検

８.ドレンパン清掃（１）清掃回数
・２回／年（２）業務内容
・中央ロビー空調機吹出し口ドレンパンの清掃

９.備考
・上記点検及び異常呼び出しの緊急対応出張費を含みます。
・故障修理費は別途。

項

目

名

空調設備保守点検業務

Shsst№6

中部トラック総合研修センター

項目番号

設備管理業務仕様書

4

項

目

名

消防設備保守点検業務

１．点検対象設備
点検対象設備は、別紙消防設備機器一覧表に記載の通りとする。

２．点検回数
点検回数は、機器点検を年１回、総合点検を年１回とする。

３．点検内容点検は、消防法１７条の３の３及び｢消防法施行規則の規定に基づき消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の結果についての様式(昭和50年消防庁告示第3号)｣､｢消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式 (昭和50年消防庁告示第14号）｣、建築基準法に基づいて実施する。
尚、法改正により変更があった場合は、その都度協議のうえ変更していくものとする｡

４．別途項目消火器薬剤の詰替え及び消火ホース、連結送水管の耐圧性能試験は別途とします。

５.備考
・上記点検及び異常呼び出しの緊急対応出張費を含みます。
・故障修理費は別途。

Sheet№7

中部トラック総合研修センター

項目番号

設備管理業務仕様書

5

項

目

名

建築物環境衛生管理業務

１．飲料水水質検査(１) 検査回数
・１６項目

２回／年

・１２項目

１回／年（６月～９月）(２) 検査内容１６項目

一般細菌、大腸菌群、鉛、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、亜硝酸態窒素、亜鉛、鉄、銅、塩化物イオン、蒸発残留物、濁度、全有機炭素（TOC）の量、ＰＨ値、味、臭気、色度
クロロホルム、ジブロモクロロメタン、プロモジクロロメタン、ブロモホルム、総トリ

１２項目

ハロメタン、シアン化物イオン及び塩化シアン、臭素酸、クロロ酢酸、ジクロロ酢酸、
トリクロロ酢酸、ホルムアルデヒド、塩素酸

２．空気環境測定（１）測定回数
・６回／年（午前・午後の各1回）※測定ポイント＝ １０ ポイント

（２）測定内容・浮遊粉塵の量・温度
１７℃以上２８℃以下

・一酸化炭素の含有率

・相対湿度

１００万分の１０以下

４０％以上７０％以下

・炭酸ガスの含有率

・気流

１００万分の1,000以下

０．５ｍｓ以下

３．害虫駆除
（１）作業回数

・全館定期生息調査及び防除

２回／年

・部分定期生息調査及び防除

４回／年（２）作業内容
・生息調査（聞き取り・目視・トラップ設置）
・生息調査（トラップ回収・判定）、必要に応じて防除・調査結果報告 ２ヶ月以内に実施すること。
（３）生息調査（ゴキブリ）・現場従事者に生息状況の問診を行う。
・生息しやすい箇所を照明用具で照らし、虫体、糞、ローチスボット、卵鞘等の有無を調査する。
・生息が明らかでない場所は周辺に注意しながらピレスロイドエアーゾール剤を少量注入噴霧しフラッシュアウトの有無を調査する。
・ゴキブリの活動しやすい箇所に誘引トラップを配置する。
・誘引トラップ回収後、捕獲数をカウントし１日１トラップのゴキブリ指数を算出する。

Sheet№8

中部トラック総合研修センター

項目番号

設備管理業務仕様書

5

項

目

名

建築物環境衛生管理業務（４）生息調査（ネズミ）・現場従事者に生息状況の問診を行う。
・生息しやすい箇所を照明用具で照らし、脱糞、尿のシミ、足跡、齧り跡、ラットサイ
ン、進入場所等の有無を調査する。
・生息が明らかでない場所はネズミ探知機を照射し生息の有無を調査する。
・ネズミの活動しやすい箇所に喫食調査用の無毒餌剤をベイト皿に入れ、対象区域に配置し喫食の有無を調査する。
（５）防除施工
・事前調査の結果に基づき、害虫・ネズミの生息が確認できた場所に薬剤を使用して防除、発生予防の措置を講じる。
・防除結果（施工内容・薬剤使用等）を報告書にて提出する。
（６）使用薬剤及び器材器具
・業務上必要な薬剤は、薬事法で承認を得ている医薬品、医薬部外品を使用する。
・使用にあたっては事故のないよう細心の注意を払って使用し、薬剤の使用量は害虫・ネズミを防除するために必要な最低限の量とする。
４．受水槽清掃（１）清掃回数
・１回／年（30ｔ 2槽式1槽 SUS）

（２）清掃内容
・水漏れ、錆発生の点検
・フロート弁の点検整備（制御回路を含む）
・建築物飲料水水質検査、清掃業の登録を有すること。
・水質検査は、清掃前に受水槽と末端水道で行う。異常のある場合は清掃後再検査を行う。
・衛生的な作業を行う。
・受水槽の使用状況等を充分理解し、作業手順、使用機器等を勘定し、断水時間を最小限に押さえ安全な清掃作業を遂行する。
・作業執行責任者は、厚生大臣指定の貯水槽衛生管理技術講習会の課程を修了した者以上の有資格者であること。
・作業者、作業道具等は消毒済みの物を使用すること。
・作業員は３ヶ月前に検便を受け、健康状態の良好な者であること。
・作業員は入槽前に消毒水盤を通過する。（次亜塩素酸ソーダ 50～100ppm）
・１回目の洗浄と同時にサクション管、吸入管等の錆落し、ケレン作業を行い、洗浄汚水の排水をすること。
・２回目の洗浄は高圧洗浄を行い完全に排水する。尚、槽内に工具、部品等の置き忘れがないかを点検確認する。

Sheet№9

中部トラック総合研修センター

項目番号

設備管理業務仕様書

5

項

目

名

建築物環境衛生管理業務

・次亜塩素酸ソーダ１００ｐｐｍ液で槽内を全面消毒し、それ以後は入槽者を最小限度の人員に制御する。
・水張り、水抜き等をする際は必ず給排水設備の状態を確認し、完了するまで１人待機する。
・水張り後の通水を行う際は、末端蛇口を開放し詰まり等のトラブル箇所の無いよう確認する。
・配管のバルブ操作の状態及び自動制御装置の最終点検を行う。
・安全作業に徹し、酸欠（機器で確認）には充分注意すること。
５．雑用水受水槽清掃（１）清掃回数
・２回／年（40ｔ 地下ピット式コンクリート水槽 ）（２）清掃内容・洗浄は高圧洗浄機、バキュームダンパー等を使用する。
・槽内に付着、体積した土砂等を取り除き水洗いを行う。
・排出された土砂等が流れぬように土嚢等で止め、バキュームダンパー等で吸引する。
・槽の清掃には、バキュームダンパー等で槽内に溜まった土砂等を吸引し水洗いをする。
・作業の実施にあたっては、実施方法等を事前に協議する。
・技術者は、施工の内容を充分理解し適切な指示を与えると共に、内外を汚さぬよう注意する。
６．雑用水水質検査(１) 検査回数
・５項目

６回／年

(２) 検査内容５項目

大腸菌群、濁度、ＰＨ値、外観、臭気

７.自動給水装置（飲料水加圧給水ポンプユニット ２基、雑用水加圧給水ポンプユニット２基）（１）点検回数
・２回／年（２）点検内容・ベアリング異音確認・軸封部の点検・モーターの性能点検
・制御盤の点検・各種リレーの作動点検

Sheet№10中部トラック総合研修センター

項目番号

設備管理業務仕様書

5

項

目

名

建築物環境衛生管理業務

８.配管ピット用簡易排水ポンプ保守点検（水中ポンプ １基）（１）点検回数
・１回／年（２）点検内容・ベアリング異音確認
・腐食の点検・水漏れの点検・制御盤の点検・各種リレーの作動点検

９.配管ピット清掃（１）点検回数
・１２回／年（２）点検内容・洗浄は高圧洗浄機、バキュームダンパー等状況に応じてを使用する。
・槽内に付着、体積した土砂等を取り除き水洗いを行う。
・排出された土砂等が流れぬように土嚢等で止め、バキュームダンパー等で吸引する。
・槽の清掃には、バキュームダンパー等で槽内に溜まった土砂等を吸引し水洗いをする。
・作業の実施にあたっては、実施方法等を事前に協議する。
・技術者は、施工の内容を充分理解し適切な指示を与えると共に、内外を汚さぬよう注意する。
１０．雑用水槽点検（１）点検回数
・１２回／年（２）点検内容
・水槽内の異物有無の確認、槽内滞留の土砂量の確認
１１．ビル管理技術者の選任（１）業務内容
建築物衛生管理技術者が定期的に訪問し、特定建築物の維持管理が衛生上適正に実施されているかを確認する｡具体的な職務は下記の通りとする｡

・管理業務計画の立案・管理業務の指揮監督
・建築物環境衛生管理基準に関する測定または検査の評価
・環境衛生上の維持管理に必要な各種調査の実施

Sheet№11

中部トラック総合研修センター

項目番号

設備管理業務仕様書

6１．薬剤注入装置（タンク容量50ℓ ポンプ30ｍｌ×1.0MPa）(１) 点検回数
・２回／年(２) 点検内容
・機器・ポンプ等の機能点検
・塩素等薬剤補充※塩素等薬剤の費用は設備管理業者の負担とします。

項

目

名

薬剤注入装置保守点検業務

Sheet№12

中部トラック総合研修センター

項目番号

設備管理業務仕様書

7項(１) 点検対象設備
・３３０人槽 ４５ｍ3／日(２) 点検回数
・保守点検 ２４回／年
・汚泥引抜 １回／年
(３) 点検内容
・槽内・マンホール点検
・付帯機器設備点検
・水質測定
・塩素消毒剤の投入
・汚泥引抜 （約２０ｍ3）(４) 法定検査及びその立会※ 見積書に検査手数料を含めること

名

浄化槽設備保守点検業務

１．浄化槽設備・浄化槽法において定められた水質に関する検査（7条）

目

１回／年

Sheet№13

中部トラック総合研修センター

項目番号

設備管理業務仕様書

8

項

目

名

建築物環境衛生管理業務

１．グリストラップ清掃（１）清掃回数・４回／年（100ℓ SUS地中埋設型配管式 １槽）（２）清掃内容・槽の清掃には、バキュームダンパー等で槽内に溜まったグリス等を吸引し水洗いをする。
・作業の実施にあたっては、実施方法等を事前に協議する。
・技術者は、施工の内容を充分理解し適切な指示を与えると共に、内外を汚さぬよう注意する。
２．ガソリントラップ（１）清掃回数
・１回／年（160ℓ SUS地中埋設型配管式 3槽）（２）清掃内容・槽の清掃には、バキュームダンパー等で槽内に溜まった土砂等を吸引し水洗いをする。
・作業の実施にあたっては、実施方法等を事前に協議する。
・技術者は、施工の内容を充分理解し適切な指示を与えると共に、内外を汚さぬよう注意する。

Sheet№14

中部トラック総合研修センター

項目番号

設備管理業務仕様書

9

項

目

名

非常照明保守点検業務

１.点検回数・２回／年

２.点検内容・非常照明内蔵バッテリーによる目視点検
機器名

個数・JE8.4V 30W*1

61

・JE3.6V 13W*1

66

・JE10.8V 30W*1 防水型

4・JE8.4V 30W*1 高天井用

13

Sheet№15

中部トラック総合研修センター

項目番号

設備管理業務仕様書

10

項

目

名

建築物定期検査等業務

Sheet№16

１.建築設備定期検査業務
・建築基準法第１２条に基づき、１級若しくは２級建築士が特殊建築物に設置されている換気設
備、排煙設備、非常用照明設備等が正常に作動するかどうか検査を行い、その結果を財団法人
愛知県建築住宅センター経由で特定行政庁へ報告する｡

２.特定建築物等定期調査業務
・建築基準法第１２条に基づき、１級若しくは２級建築士が特殊建築物の敷地、構造、設備等が正常であるかどうか調査し、その結果を財団法人愛知県建築住宅センター経由で特定行政庁へ報告する｡

中部トラック総合研修センター

項目番号

設備管理業務仕様書

11

項

目

フロン排出抑制法に伴う点検業務

１.フロン排出抑制法に伴う点検業務（１）空調機器
１）点検内容・フロン排出抑制法に伴う簡易点検

４回／年

・フロン排出抑制法に伴う定期点検

１回（令和６年までに１回）（２）冷凍・冷蔵機器
１）点検内容・フロン排出抑制法に伴う簡易点検

名

４回／年

Sheet№17

中部トラック総合研修センター

項目番号

設備管理業務仕様書

12

項

目

名

自動制御機器点検業務

１.点検回数・１回／年

２.点検内容・中央管制装置（スマートスクリーン）ユニット
MCU
バックアップバッテリーの確認

点検項目

電源電圧、リップルの測定、調整
各部クリーンアップ
インジケータ表示の確認
ケーブル、コネクタ類の装着状態確認
各端子の締付確認
液晶ディスプレイ、タッチパネル設定の確認、調整
システム基本性能の確認
・無停電電源装置（UPS）
点検項目
外観点検
表示灯の点灯状態確認
設置環境の確認
実負荷時の動作確認
ファン動作確認及び交換
バッテリの異常の有無確認及び交換

・ローカル（ループ点検）
機種
点検項目
検出器
外観目視点検及び取付け状況の確認
発信機
外観のクリーンアップ
検出器又は発信器・調節器・操作部等関連部とのループ作動点検調整
変換器

外観目視点検及び取付け状況の確認
外観のクリーンアップ
検出器又は発信器・調節器・操作部等関連部とのループ作動点検調整

自動制御用調節弁外観目視点検及び取付け状況の確認
外観のクリーンアップ
グランド部漏れ点検検出器又は発信器・調節器・操作部等関連部とのループ作動点検調整

３.備考・上記点検及び異常呼び出しの緊急対応出張費を含みます。
・故障修理費は別途。

Sheet№18

中部トラック総合研修センター

項目番号

設備管理業務仕様書

13

項

目

名

Sheet№

空調設備機器一覧表

19

１．研修棟・宿泊棟
機 器 名 ( 記 号 )

仕

様

電 源

設置階 数量備考

空調ヒートポンプパッケージ
ビル用マルチパッケージ

EHP-10

ビル用マルチ室外機(冷暖切替)

200V 3φ 2階

1

消費電力

冷房能力：95.0kw

冷房：30.9kw

暖房能力：106.0kw

暖房：28.7kw

送風機：1.82kw
圧縮機：20.3kw
基準電流：117A
EHP-10-1

室内機 床置ダクト形

1階 ロビー

冷房能力：56.0kw

200V 3φ １階

1

リモコンスイッチ

200V 3φ １階

1

リモコンスイッチ

200V 3φ 屋上

1

消費電力

暖房能力：63.0kw
送風機
送風量：9.900㎥/h
出力：3.7kw
EHP-10-2

室内機 床置ダクト形

1階 ロビー

冷房能力：45.0kw
暖房能力：50.0kw
送風機
送風量:7.200㎥/h
出力：2.2kw

空調ヒートポンプパッケージ
ビル用マルチパッケージ

EHP-11

待合系統

ビル用マルチ室外機(冷暖切替)
冷房能力：40.0kw

冷房：10.2kw

暖房能力：45.0kw

暖房：9.95kw

送風機：0.52kw
圧縮機：8.5kw
基準電流：55A
EHP-11-1

室内機 天井カセット4方向吹出

1階 待合スペース

冷房能力：4.5kw
暖房能力：5.0kw
送風機
出力：0.056kw

200V 1φ 1階

3

リモコンスイッチ
ドレンアップキッド

中部トラック総合研修センター

項目番号

設備管理業務仕様書

13

機 器 名 ( 記 号 )

仕

項

目

名

Sheet№

空調設備機器一覧表

様EHP-11-2

室内機 天井カセット4方向吹出

2階 待合

冷房能力：4.5kw

電 源

設置階 数量200V 1φ 2階

3

20

備

考

リモコンスイッチ
ドレンアップキッド

暖房能力：5.0kw
送風機
出力：0.056kw
EHP-11-3

室内機 天井埋込ダクト型

3階 待合

冷房能力：9.0kw

200V 1φ 3階

2

リモコンスイッチ
ドレンアップキッド

暖房能力：10.0kw
送風機
出力：0.350kw
空調ヒートポンプパッケージ
ビル用マルチパッケージ

EHP-12 1階南系統

ビル用マルチ室外機(冷暖切替)

200V 3φ 屋上

1

有効加湿量0.7㎏/h

冷房能力：45.0kw

消費電力

暖房能力：50.0kw

冷房：14.4kw

送風機：0.92kw

暖房：12.9kw

圧縮機：9.2kw
基準電流：55A
EHP-12-1

室内機 天井カセット4方向吹出

1階 研修事務室

冷房能力：7.1kw

200V 1φ 1階

3

リモコンスイッチ
ドレンアップキッド

暖房能力：8.0kw
送風機
出力：0.056kw
EHP-12-2

室内機 天井埋込ダクト型

1階 会議室冷房能力：9.0kw

200V 1φ １階

1

リモコンスイッチ
ドレンアップキッド

暖房能力：10.0kw
送風機
出力：0.350kw
EHP-12-3

室内機 天井カセット4方向吹出1階 適正課事務室

冷房能力：9.0kw
暖房能力：10.0kw
送風機
出力：0.056kw

200V 1φ 1階

2

リモコンスイッチ
ドレンアップキッド

中部トラック総合研修センター

項目番号

設備管理業務仕様書

13

機 器 名 ( 記 号 )

仕

項

目

名

Sheet№

空調設備機器一覧表

様EHP-12-4

室内機 天井カセット4方向吹出1階 男性更衣室

冷房能力：5.6kw

電 源

設置階 数量200V 1φ 1階

1

21

備

考

リモコンスイッチ
ドレンアップキッド

暖房能力：6.3kw
送風機
出力：0.056kw
空調ヒートポンプパッケージ
ビル用マルチパッケージ

EHP-13 1階北系統

ビル用マルチ室外機(冷暖切替)

200V 3φ 屋上

1

消費電力

冷房能力：22.4kw

冷房：5.63kw

暖房能力：25.0kw

暖房：6.05kw

送風機：0.38kw
圧縮機：4.5kw
基準電流：30A
EHP-13-1

室内機 天井カセット4方向吹出

1階 講師控室1冷房能力：2.8kw

200V 1φ 1階

1

リモコンスイッチ
ドレンアップキッド

暖房能力：3.2kw
送風機
出力：0.056kw
EHP-13-2

室内機 天井カセット4方向吹出

1階 講師控室2冷房能力：2.8kw

200V 1φ 1階

1

リモコンスイッチ
ドレンアップキッド

暖房能力：3.2kw
送風機
出力：0.056kw
EHP-13-3

室内機 天井カセット4方向吹出

1階 講師控室3冷房能力：2.8kw

200V 1φ 1階

1

リモコンスイッチ
ドレンアップキッド

暖房能力：3.2kw
送風機
出力：0.056kw
EHP-13-4

室内機 天井カセット4方向吹出

1階 資料作成室

冷房能力：3.6kw
暖房能力：4.0kw
送風機
出力：0.056kw

200V 1φ 1階

2

リモコンスイッチ
ドレンアップキッド

中部トラック総合研修センター

項目番号

設備管理業務仕様書

13

機 器 名 ( 記 号 )

仕

項

目

名

Sheet№

空調設備機器一覧表

様EHP-13-5

室内機 天井カセット4方向吹出1階 職員控室

冷房能力：2.8kw

電 源

設置階 数量200V 1φ 1階

1

22

備

考

リモコンスイッチ
ドレンアップキッド

暖房能力：3.2kw
送風機
出力：0.056kw
EHP-13-6

室内機 天井カセット4方向吹出1階 女子更衣室

冷房能力：4.5kw

200V 1φ 1階

1

リモコンスイッチ
ドレンアップキッド

暖房能力：5.0kw
送風機
出力：0.056kw
空調ヒートポンプパッケージ
ビル用マルチパッケージ

EHP-21 2階南系統

ビル用マルチ室外機(冷暖切替)

200V 3φ 屋上

1

消費電力

冷房能力：61.5kw

冷房：21.2kw

暖房能力：69.0kw

暖房：20.3kw

送風機：1.03kw
圧縮機：12.6kw
基準電流：81A
EHP-21-1

室内機 天井カセット4方向吹出200V 1φ 2階2

有効加湿量1.2㎏/h

2階 大研修室

冷房能力：14.0kw

リモコンスイッチ

暖房能力：16.0kw

ドレンアップキッド

送風機
出力：0.120kw
EHP-21-2

室内機 天井カセット4方向吹出200V 1φ 2階2

有効加湿量1.2㎏/h

2階 中研修室1冷房能力：9.0kw

リモコンスイッチ

暖房能力：10.0kw

ドレンアップキッド

送風機
出力：0.056kw
EHP-21-3

室内機 天井カセット4方向吹出2階 中研修室2冷房能力：9.0kw

リモコンスイッチ

暖房能力：10.0kw

ドレンアップキッド

送風機
出力：0.056kw

200V 1φ 2階2

有効加湿量1.2㎏/h

中部トラック総合研修センター

項目番号

設備管理業務仕様書

13

機 器 名 ( 記 号 )

仕

項

目

名

Sheet№

空調設備機器一覧表

様

電 源

設置階 数量200V 1φ 2階

2

23

備

考

EHP-21-4

室内機 天井カセット4方向吹出

有効加湿量1.2㎏/h

2階 和室

冷房能力：5.6kw

リモコンスイッチ

暖房能力：6.3kw

ドレンアップキッド

送風機
出力：0.056kw
空調ヒートポンプパッケージ
ビル用マルチパッケージ

EHP-22 2階北系統

ビル用マルチ室外機(冷暖切替)

200V 3φ 屋上

1

消費電力

冷房能力：28.0kw

冷房：8.07kw

暖房能力：31.5kw

暖房：8.33kw

送風機：0.47kw
圧縮機：5.7kw
基準電流：38A
EHP-22-1

室内機 天井カセット4方向吹出200V 1φ 2階1

有効加湿量1.2㎏/h

2階 多目的室

冷房能力：8kw

リモコンスイッチ

暖房能力：9kw

ドレンアップキッド

送風機
出力：0.56kw
EHP-22-2

室内機 天井カセット4方向吹出200V 1φ 2階1

有効加湿量1.2㎏/h

2階 小研修室1冷房能力：5.6kw

リモコンスイッチ

暖房能力：6.3kw

ドレンアップキッド

送風機
出力：0.56kw
EHP-22-3

室内機 天井カセット4方向吹出200V 1φ 2階1

有効加湿量1.2㎏/h

2階 小研修室2冷房能力：5.6kw

リモコンスイッチ

暖房能力：6.3kw

ドレンアップキッド

送風機
出力：0.56kw
EHP-22-4

室内機 天井カセット4方向吹出2階 男性更衣室

冷房能力：5.6kw

リモコンスイッチ

暖房能力：6.3kw

ドレンアップキッド

送風機
出力：0.56kw

200V 1φ 2階1

有効加湿量1.2㎏/h

中部トラック総合研修センター

項目番号

設備管理業務仕様書

13

機 器 名 ( 記 号 )

仕

項

目

名

Sheet№

空調設備機器一覧表

様

電 源

設置階 数量200V 1φ 2階

1

24

備

考

EHP-22-5

室内機 天井カセット4方向吹出

有効加湿量1.2㎏/h

2階 女性更衣室

冷房能力：5.6kw

リモコンスイッチ

暖房能力：6.3kw

ドレンアップキッド

送風機
出力：0.56kw
空調ヒートポンプパッケージ
ビル用マルチパッケージ

EHP-31 3階南系統

ビル用マルチ室外機(冷暖切替)

200V 3φ 屋上

1

消費電力

冷房能力28.0kw

冷房：8.07kw

暖房能力：31.5kw

暖房：8.33kw

送風機：0.47kw
圧縮機：5.7kw
基準電流：38A
EHP-31-1

室内機 天井カセット4方向吹出200V 1φ 3階

1

有効加湿量1.2㎏/h

3階 実習室1

冷房能力：11.2kw

リモコンスイッチ

暖房能力：12.5kw

ドレンアップキッド

送風機
出力：0.120kw
EHP-31-2

室内機 天井カセット4方向吹出200V 1φ 3階

1

有効加湿量1.2㎏/h

3階 実習室2冷房能力：11.2kw

リモコンスイッチ

暖房能力：12.5kw

ドレンアップキッド

送風機
出力：0.120kw
EHP-31-3

室内機 天井カセット4方向吹出

3階 シュミレーション室

冷房能力：14.0kw

リモコンスイッチ

暖房能力：16.0kw

ドレンアップキッド

送風機
出力：0.120kw

200V 1φ 3階

1

有効加湿量1.2㎏/h

中部トラック総合研修センター

項目番号

設備管理業務仕様書

13

機 器 名 ( 記 号 )

仕

項

目

名

Sheet№

空調設備機器一覧表

様

電 源

設置階 数量25

備考空調ヒートポンプパッケージ
ビル用マルチパッケージ

EHP-32 3階北系統

ビル用マルチ室外機(冷暖切替)

200V 3φ 屋上

1

消費電力

冷房能力：50.0kw

冷房：16.5kw

暖房能力：56.0kw

暖房：15.8kw

送風機：0.92kw
圧縮機：10.7kw
基準電流：76A
EHP-32-1

屋内機 天井カセット4方向吹出3階適正診断事務室

冷房能力：7.1kw

200V 1φ 3階

2

リモコンスイッチ
ドレンアップキッド

暖房能力：8.0kw
送風機
出力：0.056kw
EHP-32-2

屋内機 天井カセット4方向吹出200V 1φ 3階

13階個別カウンセリング室2 冷房能力：4.5kw

リモコンスイッチ
ドレンアップキッド

暖房能力：5.0kw
送風機
出力：0.056kw
EHP-32-3

屋内機 天井カセット4方向吹出200V 1φ 3階

13階個別カウンセリング室1 冷房能力：4.5kw

リモコンスイッチ
ドレンアップキッド

暖房能力：5.0kw
送風機
出力：0.056kw
EHP-32-4

屋内機 天井カセット4方向吹出3階カウンセリング室2冷房能力：5.6kw

200V 1φ 3階

1

リモコンスイッチ
ドレンアップキッド

暖房能力：6.3kw
送風機
出力：0.056kw
EHP-32-5

屋内機 天井カセット4方向吹出3階カウンセリング室1

冷房能力：5.6kw
暖房能力：6.3kw
送風機
出力：0.056kw

200V 1φ 3階

1

リモコンスイッチ
ドレンアップキッド

中部トラック総合研修センター

項目番号

設備管理業務仕様書

13

機 器 名 ( 記 号 )

仕

項

目

名

Sheet№

空調設備機器一覧表

様EHP-32-6

屋内機 天井カセット4方向吹出

3階CRT室冷房能力：9.0kw

電 源

設置階 数量200V 1φ 3階

2

26

備

考

リモコンスイッチ
ドレンアップキッド

暖房能力：10.0kw
送風機
出力：0.056kw
EHP-32-7

屋内機 天井カセット4方向吹出

3階視覚検査室

冷房能力：11.2kw

200V 1φ 3階

1

リモコンスイッチ
ドレンアップキッド

暖房能力：12.5kw
送風機
出力：0.120kw
空調ヒートポンプパッケージ
ビル用マルチパッケージ

EHP-14

ビル用マルチ室外機(冷暖切替)

200V 3φ 屋上

1

消費電力

冷房能力：61.5kw

冷房：18.3kw

暖房能力：69.0kw

暖房：18.3kw

送風機：1.03kw
圧縮機：12.6kw
基準電流：81A
EHP-14-1

屋内機 床置ビルトイン型

1階 多目的ホール

冷房能力：22.4kw

200V 1φ 1階

3

リモコンスイッチ

200V 3φ 屋上

1

消費電力

暖房能力：25.0kw
送風機
送風量4.200㎥/h
出力：0.76kw
空調ヒートポンプパッケージ
ビル用マルチパッケージ

EHP-15

ビル用マルチ室外機(冷暖切替)
冷房能力：50.0kw

冷房：8.07kw

暖房能力：56.0kw

暖房：8.33kw

送風機：0.92kw
圧縮機：10.7kw
基準電流：76A

中部トラック総合研修センター

項目番号

設備管理業務仕様書

13

機 器 名 ( 記 号 )仕EHP-15-1

室内機 天井埋込ダクト型

1階 食堂

冷房能力：9.0kw

項

目

名

Sheet№

空調設備機器一覧表

様

電 源

設置階 数量200V 1φ １階

4

27

備

考

リモコンスイッチ
ドレンアップキッド

暖房能力：10.0kw
送風機
出力：0.350kw
EHP-15-2

室内機 壁掛型

1階 ロッカー室

冷房能力：2.8kw

200V 1φ １階

1

リモコンスイッチ
ドレンアップキッド

暖房能力：3.2kw
送風機
出力：0.040kw
EHP-15-3

室内機 壁掛型

1階 清掃員休憩室

冷房能力：2.8kw

200V 1φ １階

1

リモコンスイッチ
ドレンアップキッド

暖房能力：3.2kw
送風機
出力：0.046kw
EHP-15-4

屋内機 天井カセット4方向吹出2階談話スペース

冷房能力：8.0kw

200V 1φ 2階

1

リモコンスイッチ
ドレンアップキッド

暖房能力：9.0kw
送風機
出力：0.056kw
EHP-15-5

屋内機 天井カセット4方向吹出3階談話スペース

冷房能力：9.0kw

200V 1φ 3階

1

リモコンスイッチ
ドレンアップキッド

暖房能力：10.0kw
送風機
出力：0.056kw
空調ヒートポンプパッケージ
ビル用マルチパッケージ

EHP-16

ビル用マルチ室外機(冷暖切替)

200V 3φ 屋上

1

消費電力

冷房能力：73.0kw

冷房：22.3kw

暖房能力：82.5kw

暖房：21.2kw

送風機：1.08kw
圧縮機：15.4kw
基準電流：85A

中部トラック総合研修センター

項目番号

設備管理業務仕様書

13

機 器 名 ( 記 号 )仕EHP-16-1

室内機 壁掛形

1階厨房

冷房能力：14.08kw

項

目

名

Sheet№

空調設備機器一覧表

様

電 源

設置階 数量200V 1φ 1階

5

28

備

考

リモコンスイッチ
ドレンアップキッド

暖房能力：14.0kw
送風機
出力：0.130kw
店舗用エアコン

室外機

RAC-10

冷房能力：3.6kw

冷房：1.08kw

１階管理人室暖房能力：4.0kw

暖房：1.53kw

送風機：0.060kw

リモコンスイッチ

圧縮機：0.59kw

ドレンアップキッド

基準電流：10.7A

既成コンクリート架台

屋内機 天井カセット4方向吹出

100V 1φ 屋上

1

消費電力

100V 1φ 1階

1100V 1φ 屋上

13 消費電力

冷房能力：3.6kw
暖房能力：4.0kw
送風機
出力：0.048kw
ルームエアコン

室外機

RAC-20

冷房能力：2.8kw

冷房：0.64kw

2階 宿泊室1～13

暖房能力：4.0kw

暖房：2.1kw

送風機：0.034kw

リモコンスイッチ

圧縮機：0.75kw

ドレンアップキッド

基準電流：5.5A
屋内機 天井カセット1方向吹出冷房能力：2.8kw
暖房能力：4.0kw
送風機
出力：0.053kw

100V 1φ 2階

13

中部トラック総合研修センター

項目番号

設備管理業務仕様書

13

機 器 名 ( 記 号 )

仕

項

目

名

Sheet№

空調設備機器一覧表

様

電 源

設置階 数量100V 1φ 屋上

29

備

考

ルームエアコン

室外機

13 消費電力

RAC-30

冷房能力：2.8kw

冷房：0.64kw

3階 宿泊室1～13

暖房能力：4.0kw

暖房：2.1kw

送風機：0.034kw

リモコンスイッチ

圧縮機：0.75kw

ドレンアップキッド

基準電流：5.5A
屋内機 天井カセット1方向吹出

100V 1φ 3階

13200V 3φ 2階

3

冷房能力：2.8kw
暖房能力：4.0kw
送風機
出力：0.053kw
空調ヒートポンプパッケージ
ビル用マルチパッケージ

OPAC-10

ビル用マルチ室外機(冷暖切替)

消費電力

冷房能力：28.0kw

冷房：8.07kw

暖房能力：31.5kw

暖房：8.33kw

送風機：0.75kw

リモコンスイッチ

圧縮機：5.7kw
基準電流：38A
OPAC-10-1

室内機 外気処理床置ダクト形

1階 多目的ホール

冷房能力：28.0kw

200V 3φ 2階

3100V 1φ1

100V 1φ

1暖房能力：20.9kw
送風機
出力：1.5kw
集中リモコン

液晶タッチパネル仕様、
発停・状態・スケジュール・
設定・警報機能付き

サブリモコン

ON/OFFコントローラー、
発停・状態

リモコンスイッチ中部トラック総合研修センター

項目番号

設備管理業務仕様書

13

機 器 名 ( 記 号 )仕排風機

消音BOX付シロッコファン

FE-101据付：天吊

1階 MWC1,WWC1,HWC

番手：250φ

項

目

名

空調設備機器一覧表

様

電 源

設置階 数量100V 1φ 1階

1100V 1φ 1階

2100V 1φ 1階

1100V 1φ 1階1

風量：1,650㎥/h
静圧：200
消費電力：0.48kw
極数：4P
排風機

消音BOX付シロッコファン

FE-103据付：天吊

1階ポンプ室、書庫

番手：150φ
風量：200㎥/h
静圧：150
消費電力：0.065kw
極数：4P
非常電源
インバーター
インバーターロック連動

排風機

シロッコファン

FE-104

据付：天吊

１階消火ポンプ室

番手：150φ
風量：250㎥/h
静圧：150
消費電力：0.065kw
極数：4P
非常電源
インバーター
インバーターロック連動

排風機

消音BOX付シロッコファン

FE-105

据付：天吊

1階給湯コーナー

番手：150φ
風量：100㎥/h
静圧：150
消費電力：0.042kw
極数：4P

Sheet№30

備考中部トラック総合研修センター

項目番号

設備管理業務仕様書

13

機器名(記号)

仕

排風機

屋外型シロッコファン

FE-121据付：床置

1階厨房系統番手：＃3φ様項目

名

空調設備機器一覧表

電 源

設置階 数量200V 3φ 屋上

1

静圧：400
消費電力：2.2kw
極数：4P
非常電源
インバーター
インバーターロック連動
消音BOX付シロッコファン

FE-122据付：天吊

1階MWC2、WWC2

番手：250φ100V 1φ 1階

1200V 3φ 2階1

風量：1500㎥/h
静圧：200
消費電力：0.48kw
極数：4P
排風機

屋外型シロッコファン

FE-124

据付：床置

1階多目的ホール

番手：＃2 1/2φ
風量：4,180㎥/h
静圧：200
消費電力：1.5kw
極数：4P
非常電源
インバーター
インバーターロック連動

31

備

考

厨房系統FSと連動(電気工事)

風量：7800㎥/h

排風機

Sheet№

中部トラック総合研修センター

項目番号

設備管理業務仕様書

13

機 器 名 ( 記 号 )仕

排風機

屋外型シロッコファン

FE-125

据付：床置

1階多目的ホール

番手：＃1 1/4φ

項

目

名

空調設備機器一覧表

様

電 源

設置階 数量200V 3φ 2階

1200V 3φ 2階2200V 3φ 1階

1200V 1φ 2階1

風量：2,090㎥/h
静圧：200
消費電力：0.75kw
極数：4P
非常電源
インバーター
インバーターロック連動
排風機

消音BOX付シロッコファン

FE-126

据付：天吊

1階MR,機器庫

番手：150φ
風量：150㎥/h
静圧：200
消費電力：0.065kw
極数：4P

排風機

消音BOX付シロッコファン

FE-127

据付：天吊

1階倉庫2

番手：150φ
風量：250㎥/h
静圧：200
消費電力：0.065kw
極数：4P

排風機

消音BOX付シロッコファン

FE-201据付：天吊

2階MWC1、WWC1、HWC

番手：250φ
風量：1,650㎥/h
静圧：200
消費電力：0.48kw
極数：4P

Sheet№32

備考中部トラック総合研修センター

項目番号

設備管理業務仕様書

13

機 器 名 ( 記 号 )仕排風機

消音BOX付シロッコファン

FE-221

据付：天吊

2階喫煙室

番手：200φ

項

目

名

空調設備機器一覧表

様

電 源

設置階 数量200V 1φ 2階

1100V 1φ 3階

1100V 1φ 3階

1100V 1φ 3階

1100V 1φ 1階

1

風量：600㎥/h
静圧：200
消費電力：0.159kw
極数：4P
排風機

消音BOX付シロッコファン

FE-301

据付：天吊

3階倉庫兼書庫

番手：250φ
風量：800㎥/h
静圧：200
消費電力：0.33kw
極数：4P

排風機

消音BOX付シロッコファン

FE-302据付：天吊

3階MWC1、WWC1、HWC

番手：250φ
風量：1,650㎥/h
静圧：200
消費電力：0.48kw
極数：4P

排風機

消音BOX付シロッコファン

FE-304据付：天吊

3階給湯コーナー

番手：150φ
風量：100㎥/h
静圧：150
消費電力：0.042kw
極数：4P

排風機

消音BOX付シロッコファン

FE-321

据付：天吊

3階階段室

番手：150φ
風量：100㎥/h
静圧：150
消費電力：0.042kw
極数：4P

Sheet№33

備考中部トラック総合研修センター

項目番号

設備管理業務仕様書

13

機 器 名 ( 記 号 )仕送風機

消音BOX付シロッコファン

FS-121据付：天吊

1階厨房系統番手：250φ

項

目

名

Sheet№

空調設備機器一覧表

様

電 源

設置階 数量200V 3φ 1階

1

34

備

考

厨房系統FE、FSと連動(電気工事)

風量：3,500㎥/h
静圧：300
消費電力：1.270kw
極数：4P
非常電源
インバーター
インバーターロック連動
送風機

消音BOX付シロッコファン

FS-122据付：天吊

1階厨房系統番手：250φ200V 3φ 1階

1

厨房系統FE、FSと連動(電気工事)

風量：2,600㎥/h
静圧：300
消費電力：0.810kw
極数：4P
非常電源
インバーター
インバーターロック連動
送風機

消音BOX付シロッコファン

FS-123据付：天吊

1階厨房系統番手：250φ
風量：1,700㎥/h
静圧：300
消費電力：0.540kw
極数：4P
非常電源
インバーター
インバーターロック連動

200V 3φ 1階

1

厨房系統FE、FSと連動(電気工事)

中部トラック総合研修センター

項目番号

設備管理業務仕様書

13

機 器 名 ( 記 号 )仕

天井埋込換気扇

低騒音形

FV-5

据付：天吊

2階廊下2

番手：100φ

3階廊下2

風量：50㎥/h

項目

名

空調設備機器一覧表

様

電 源

設置階 数量100V 1φ 2階

1

3階

1

100V 1φ 2階

13

3階

13

100V 1φ 1階

8

2階

2

100V 1φ 1階

2

2階

3

静圧：60
消費電力：0.016kw
極数：1P
天井埋込換気扇

耐湿型

FV-6

据付：天吊

2階宿泊室UB

番手：100φ

3階宿泊室UB

風量：60㎥/h
静圧：60
消費電力：0.016kw
極数：1P

天井埋込換気扇

低騒音形

FV-10

据付：天吊

1階適正事務室流し、

番手：100φ

ロッカー室、備品庫、

風量：200㎥/h

倉庫3、倉庫4、厨房WC

静圧：60

男性更衣室、女性更衣室 消費電力：0.016kw
極数：1P
2階男性更衣室
女性更衣室
天井埋込換気扇

耐湿型

FV-15A

据付：天吊

1階洗濯室、倉庫1

番手：100φ

2階水屋、収納、倉庫

風量：150㎥/h
静圧：70
消費電力：0.023kw
極数：1P

Sheet№35

備考中部トラック総合研修センター

項目番号

設備管理業務仕様書

13

機 器 名 ( 記 号 )仕

天井埋込換気扇

耐湿型

FV-15B

据付：天吊

1階管理人室UB

番手：100φ

2階洗濯リネン室

風量：150㎥/h

項

目

名

Sheet№

空調設備機器一覧表

様

電 源

設置階 数量100V 1φ 1階

1

2階

1

100V 1φ 1階

1

2階

1

100V 1φ 2階

1100V 1φ 1階

1

36

備

考

静圧：70
消費電力：0.023kw
極数：1P
天井埋込換気扇

低騒音型

FV-25

据付：天吊

1階ごみ個

番手：150φ

2階倉庫

風量：250㎥/h
静圧：60
消費電力：0.049kw
極数：1P

天井埋込換気扇

低騒音形

FV-40

据付：天吊

2階倉庫

番手：150φ
風量：400㎥/h
静圧：80
消費電力：0.028kw
極数：1P

有圧換気扇

耐湿型 SUS製ウェザーカバー

F-1

据付：壁掛

1階受水槽ポンプ室

番手：250φ
風量：100㎥/h
静圧：50
消費電力：0.040kw
極数：1P

レジスター

差圧式給気口2階

13

RO-101

据付：壁

3階

13

100V 1φ 1階

1

番手：150φ
風量：60㎥/h
除湿機

小型コンパクト形〈除湿能力：2.2L/ｈ〉

据付：床置

JO-101

消費電力：0.8kw

満水時停止装置付属

中部トラック総合研修センター

項目番号

設備管理業務仕様書

13

機 器 名 ( 記 号 )仕

全熱交換換気扇

天吊カセット型

HEX-101

据付：天吊

1階待合スペース

番手：200φ

項

目

名

Sheet№

空調設備機器一覧表

様

電 源

設置階 数量37

備100V 1φ 1階

2

リモコンSW

100V 1φ 1階

2

リモコンSW

100V 1φ 1階

1

リモコンSW

100V 1φ 1階

2

リモコンSW

100V 1φ 1階

1

リモコンSW

100V 1φ 1階

1

リモコンSW

風量：375㎥/h
静圧：100
消費電力：0.299kw
全熱交換換気扇

天井カセット型

HEX-103

据付：天吊

1階研修事務室

番手：200φ
風量：300㎥/h
静圧：100
消費電力：0.299kw

全熱交換換気扇

天井埋込型

HEX-104

据付：天吊

1階会議室

番手：200φ
風量：300㎥/h
静圧：100
消費電力：0.299kw

全熱交換換気扇

天井埋込型

HEX-105

据付：天吊

1階適正課事務室

番手：150φ

相談室1・2系統

風量：325㎥/h
静圧：100
消費電力：0.208kw

全熱交換換気扇

天吊カセット型

HEX-106

据付：天吊

1階講師控室1

番手：150φ
風量：100㎥/h
静圧：150
消費電力：0.172kw

全熱交換換気扇

天吊カセット形

HEX-107

据付：天吊

1階講師控室2

番手：150φ
風量：100㎥/h
静圧：150
消費電力：0.172kw

考中部トラック総合研修センター

項目番号

設備管理業務仕様書

13

機 器 名 ( 記 号 )仕

全熱交換換気扇

天吊カセット形/ｈHEX-108

据付：天吊

1階講師控室3

番手：150φ

項

目

名

Sheet№

空調設備機器一覧表

様

電 源

設置階 数量38

備100V 1φ 1階

1

リモコンSW

100V 1φ 1階

2

リモコンSW

100V 1φ 1階

1

リモコンSW

100V 1φ 1階

1

リモコンSW

100V 1φ 1階

1

リモコンSW

100V 1φ 1階

4

リモコンSW

風量：100㎥/h
静圧：150
消費電力：0.172kw
全熱交換換気扇

天吊カセット形

HEX-109

据付：天吊1階資料作成室

番手：150φ
風量：100㎥/h
静圧：150
消費電力：0.172kw

全熱交換換気扇

天吊カセット形

HEX-110

据付：天吊

1階職員控室番手：150φ
風量：100㎥/h
静圧：150
消費電力：0.172kw

全熱交換換気扇

天井カセット形

HEX-122

据付：天吊

1階清掃員休憩室

番手：100φ
風量：50㎥/h
静圧：50
消費電力：0.080kw

全熱交換換気扇

天井カセット形

HEX-123

据付：天吊1階管理人室番手：100φ
風量：100㎥/h
静圧：50
消費電力：0.080kw

全熱交換換気扇

天井埋込形

HEX-124

据付：天吊

1階食堂

番手：200φ
風量：525㎥/h
静圧：100
消費電力：0.510kw

考中部トラック総合研修センター

項目番号

設備管理業務仕様書

13

機 器 名 ( 記 号 )仕

全熱交換換気扇

天吊カセット形

HEX-201

据付：天吊

2階待合

番手：150φ

項

目

名

Sheet№

空調設備機器一覧表

様

電 源

設置階 数量39

備100V 1φ 2階

2

リモコンSW

全熱交換換気扇

天吊カセット形加湿付 加湿量1.57㎏/ｈ
100V 1φ 2階

1

リモコンSW

HEX-202

据付：天吊2階多目的室番手：200φ100V 1φ 2階

1

リモコンSW

100V 1φ 2階

1

リモコンSW

100V 1φ 2階

2

リモコンSW

全熱交換換気扇

天井埋込形加湿器 加湿量2.4㎏/ｈ 100V 1φ 2階

1

リモコンSW

HEX-206

据付：天吊

2階中研修室1

番手：250φ

風量：175㎥/h
静圧：100
消費電力：0.172kw

風量：350㎥/h
静圧：150
消費電力：0.299kw
全熱交換換気扇

天吊カセット形

HEX-203

据付：天吊

2階小研修室1

番手：200φ
風量：250㎥/h
静圧：100
消費電力：0.299kw

全熱交換換気扇

天吊カセット形

HEX-204

据付：天吊

2階小研修室2

番手：200φ
風量：250㎥/h
静圧：100
消費電力：0.299kw

全熱交換換気扇

天井埋込形

HEX-205

据付：天吊

2階大研修室番手：250φ
風量：625㎥/h
静圧：150
消費電力：0.485kw

風量：750㎥/h
静圧：150
消費電力：0.650kw

考中部トラック総合研修センター

項目番号

設備管理業務仕様書

13

機 器 名 ( 記 号 )仕

全熱交換換気扇

天井埋込形

HEX-207

据付：天吊

2階中研修室2

番手：250φ

項

目

名

Sheet№

空調設備機器一覧表

様

電 源

設置階 数量40

備100V 1φ 2階

1

リモコンSW

100V 1φ 2階

1

リモコンSW

100V 1φ 2階

1

リモコンSW

100V 1φ 3階

2

リモコンSW

100V 1φ 3階

1

リモコンSW

100V 1φ ３階

2

リモコンSW

風量：750㎥/h
静圧：150
消費電力：0.650kw
全熱交換換気扇

天井埋込形

HEX-208

据付：天吊

2階和室

番手：200φ
風量：350㎥/h
静圧：100
消費電力：0.270kw

全熱交換換気扇

天井埋込形

HEX-221

据付：天吊2階談話スペース

番手：200φ
風量：350㎥/h
静圧：100
消費電力：0.299kw

全熱交換換気扇

天吊カセット形

HEX-301

据付：天吊

3階待合

番手：200φ
風量：175㎥/h
静圧：100
消費電力：0.299kw

全熱交換換気扇

天井カセット形

HEX-302

据付：天吊

3階適正診断事務室

番手：200φ
風量：300㎥/h
静圧：100
消費電力：0.232kw

全熱交換換気扇

天吊カセット形

HEX-303

据付：天吊

3階実習室1

番手：200φ
風量：275㎥/h
静圧：150
消費電力：0.299kw

考中部トラック総合研修センター

項目番号

設備管理業務仕様書

13

機 器 名 ( 記 号 )仕

全熱交換換気扇

天吊カセット形

HEX-304

据付：天吊

3階実習室2

番手：200φ

項

目

名

Sheet№

空調設備機器一覧表

様

電 源

設置階 数量41

備100V 1φ 3階

2

リモコンSW

100V 1φ 3階

2

リモコンSW

100V 1φ ３階

2

リモコンSW

100V 1φ 3階

1

リモコンSW

100V 1φ 3階

1

リモコンSW

100V 1φ 3階

1

リモコンSW

風量：275㎥/h
静圧：150
消費電力：0.299kw
全熱交換換気扇

天吊カセット形

HEX-305

据付：天吊

3階シュミレーション室

番手：200φ
風量：300㎥/h
静圧：150
消費電力：0.299kw

全熱交換換気扇

天吊カセット形

HEX-307

据付：天吊

3階CRT室番手：150φ
風量：250㎥/h
静圧：50
消費電力：0.172kw

全熱交換換気扇

天吊カセット形

HEX-308

据付：天吊

3階視覚検査室

番手：200φ
風量：400㎥/h
静圧：100
消費電力：0.299kw

全熱交換換気扇

天吊カセット形

HEX-309

据付：天吊3階カウンセリング室1

番手：150φ
風量：250㎥/h
静圧：50
消費電力：0.172kw

全熱交換換気扇

天吊カセット形

HEX-310

据付：天吊3階カウンセリング室2

番手：150φ
風量：250㎥/h
静圧：50
消費電力：0.172kw

考中部トラック総合研修センター

項目番号

設備管理業務仕様書

13

機 器 名 ( 記 号 )仕

全熱交換換気扇

天吊カセット形

HEX-311

据付：天吊

項

目

名

Sheet№

空調設備機器一覧表

様

電 源

設置階 数量42

備100V 1φ 3階

1

リモコンSW

100V 1φ 3階

1

リモコンSW

100V 1φ 3階

1

リモコンSW

消費電力：0.299kw
全熱交換換気扇用集中コントローラー

100V 1φ 1階

1ペリーメーターファン

床置タイプ

100V 1φ 1階5

PMF-101

据付：床置

3階個別カウンセリング室1 番手：150φ
風量：200㎥/h
静圧：100
消費電力：0.144kw
全熱交換換気扇

天吊カセット形

HEX-312

据付：天吊

3階個別カウンセリング室2 番手：100φ
風量：150㎥/h
静圧：100
消費電力：0.080kw
全熱交換換気扇

天吊カセット形

HEX-321

据付：天吊3階談話スペース

番手：200φ
風量：400㎥/h
静圧：100

風量：200㎥/h
消費電力：0.007kw

考中部トラック総合研修センター

項目番号

設備管理業務仕様書

14

項

目

名

Sheet№

空調設備機器一覧表

43

２．実技研修棟・フォークリフトコース
機 器 名 ( 記 号 )

仕

様

電 源

設置階 数量100V 1φ 屋上

1

備

考

ルームエアコン

室外機

消費電力

RAC-10

冷房能力：2.2kw

冷房：0.545kw

１階指導員室暖房能力：2.2kw

暖房：0.450kw

送風機：0.022kw

リモコンスイッチ

圧縮機：0.6kw

ドレンアップキッド

基準電流：6.3A
屋内機 壁掛型

100V 1φ 1階

1200V 1φ 屋上

1冷房能力：2.2kw
暖房能力：2.2kw
送風機
出力：0.026kw
空冷ヒートポンプパッケージ
室外機

消費電力

EHP-10

冷房能力：25.0kw

冷房：5.80kw

１階講習室１

暖房能力：28.0kw

暖房：5.05kw

送風機：0.44kw

リモコンスイッチ

圧縮機：5.26kw

ドレンアップキッド

基準電流：24.7A
屋内機 壁掛型

100V 1φ 1階

2200V 1φ 屋上

1冷房能力：14.0kw
暖房能力：16.0kw
送風機
出力：0.106kw
空冷ヒートポンプパッケージ
室外機

消費電力

EHP-11

冷房能力：25.0kw

冷房：5.80kw

１階講習室２暖房能力：28.0kw

暖房：5.05kw

送風機：0.44kw

リモコンスイッチ

圧縮機：5.26kw

ドレンアップキッド

基準電流：24.7A
屋内機 壁掛型
冷房能力：14.0kw
暖房能力：16.0kw
送風機
出力：0.106kw

100V 1φ 1階

2中部トラック総合研修センター

項目番号

設備管理業務仕様書

14

機 器 名 ( 記 号 )

仕

排風機

有圧換気扇

FE-101

据付：壁

１階車庫

風量：4300㎥/h

項

目

名

空調設備機器一覧表

様

電 源

設置階 数量100V 3φ １階

1100V 3φ １階

1100V 4φ １階

3100V 4φ １階

3100V 1φ １階

1100V 1φ １階

1

静圧：100
消費電力：0.39kw
極数：4P
全熱交換換気扇

天井カセット型

HEX-101

据付：天吊１階指導員室番手：100φ
風量：100㎥/h
静圧：50
消費電力：0.080kw

全熱交換換気扇

天井カセット型

HEX-102

据付：天吊

１階講習室１

番手：200φ
風量：350㎥/h
静圧：51
消費電力：0.232kw

全熱交換換気扇

天井カセット型

HEX-103

据付：天吊

１階講習室２

番手：200φ
風量：350㎥/h
静圧：51
消費電力：0.232kw

天井埋込換気扇

低騒音型

FV-101

据付：床置

１階倉庫

番手：150φ
風量：300㎥/h
静圧：60
消費電力：0.049kw

天井埋込換気扇

低騒音型

FV-102

据付：床置

１階WC1

番手：150φ
風量：300㎥/h
静圧：60
消費電力：0.049kw

Sheet№44

備考中部トラック総合研修センター

項目番号

設備管理業務仕様書

14

機 器 名 ( 記 号 )仕

天井埋込換気扇

低騒音型

FV-103

据付：床置

１階WC２

番手：150φ

項

目

名

空調設備機器一覧表

様

電 源

設置階 数量100V 1φ １階

1100V 1φ １階

1

風量：500㎥/h
静圧：60
消費電力：0.106kw
エアー搬送ファン

標準タイプ

１階車庫

据付：天吊
風量：1,110㎥/h
消費電力：0.054kw

Sheet№45

備考中部トラック総合研修センター

項目番号

設備管理業務仕様書

15

設

備

機

項

目

名

Sheet№

消防設備機器一覧表

器数

量

１．研修棟・宿泊棟
自動火災報知設備
・受信器 複合GR型、壁掛型

461

予備電源内蔵
自動試験機能付
回線数：104回線
主音響：音声警報及びブザー
・光電アナログ式スポット型感知器 2種

3・光電アナログ式スポット型感知器 2種・3種

6・光電アナログ式スポット型感知器 2種 BOX付

2

・光電アナログ式スポット型感知器 3種

3・差動式スポット型感知器 2種 アドレス付

26・光電式スポット型感知器 2種

29・差動式スポット型感知器 2種

115・定温式スポット型感知器 1種 75℃ 防水型

4・定温式スポット型感知器 特種 65℃

3・定温式スポット型感知器 特種 防水型

3

屋内消火栓設備（簡易操作１号）
・消火栓ポンプ制御盤

1・消火栓ポンプ（50φ×50φ×300ℓ/min×70m）

1・消火栓ＢＯＸ

10

・消火水槽

1
1

・発信器（P型1級）

10

・表示灯

10

・電鈴

10

誘導灯
・LED B級避難口誘導灯片面型

30・LED B級通路誘導灯両面型

7・階段通路誘導灯

10

中部トラック総合研修センター

項目番号

設備管理業務仕様書

15

設

備

機

項

目

名

Sheet№

消防設備機器一覧表

器

数

量

防排煙設備
・防火戸

5

・防火シャッター

1

・垂れ壁

3

・防火ダンパー2

避難器具設備・避難ばしご2

火災通報装置設備
・火災通報装置 CAFJ001-R型

1

AC100V 予備電源内蔵・火災通報専用電話機 CAPJ001-R型

1

・防火水槽

1

２．実技研修棟・フォークリフトコース（受信機は研修棟と兼用）
自動火災報知設備
・発信器（P型1級）

2・差動式スポット型感知器 2種

16

・電鈴

2

・光電式スポット型感知器 ２種

10・差動式分布型感知器

6

屋内消火栓設備（簡易操作１号）
・消火栓ＢＯＸ

47

2