電源投入時のご注意
警告 本項目はシャッター直下監視機能を確保する為に重要な項目です。必ずご一読いただき、動作を確認して正しく使用してください。
シャッター直下学習とはシャッター直下を監視する為、シャッター直下監視範囲のシャッター影響を認識させる処理です。
シャッター直下学習の方法
シャッター直下学習は、２つの方法があります。

をご参照ください。

（１）強制①電源投入毎に下記の流れ図が実行されます。
＊シャッター直下学習中は、検出範囲に入らないでください。

《シャッターケース取付型》

シャッター直下のデータ取得

この度は、本商品をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。
ご使用の前に、本説明書をお読みいただき正しいご使用をお願い申し上げます。
また、本説明書は運用中に参照する場合がありますので保存してください。

シャッターデータ取得

シャッター全閉
学習動作終了動作表示LEDが強制シャッター開時は赤色点灯しシャッター閉時には緑色点灯して、シャッター直下学習動作中を表示します。

警告

この表示は､『死亡又は重症などを負う可能性が想定される』内容です。

注意

この表示は､『傷害を負う可能性又は物的傷害が発生する可能性が想定される』内容です。

学習動作終了まで、最大で約37秒が必要です。
② 電源投入時のシャッター直下学習動作の失敗と復旧＊シャッター直下学習動作が失敗する原因
電源投入時のシャッター直下学習動作中に、いずれかの検出範囲に検出物があった。
＊シャッター直下学習動作が失敗した場合の復旧失敗の場合は「自動」に移行し、運用しながら人の出入りを複数回測定して学習動作終了となります。
（２）自動① 電源投入毎に動作表示LEDが緑色点灯し、シャッター直下を監視しません。
② 人の通過による扉の開閉確認（約11秒間隔/回）を、３回チェックして学習動作を終了します。確認条件不備の場合は、足りない回数分のみ確認動作を延長します。
シャッター直下監視範囲以外の監視
電源投入後又はリセット後、10秒間は検出範囲内に入らないでください。10秒間、検出範囲内に入らないと設定された静止体検出時間での監視状態となります。
＊シャッター直下学習動作とは連動せず、電源投入後すぐに監視となります。
＊電源投入後、人や動く物が検出範囲内に存在する場合は動体監視となります。
＊人や動く物が存在しなくなってから、５秒後に静止体検出状態になります。
＊静止体検出時間を∞に設定した場合、床面に急激な変化があったときは、シャッター開放状態となりますのでご注意ください。その様な場合は、一度電源を切って再投入してください。
電源投入時の一般的な注意事項
下記の作業を行う場合は、必ず電源を切ってから行ってください。通電時に行いますと、静止体検出時間で設定されている時間、検出状態となります。
＊布製のマットまたは樹脂製の泥落しなどを検出範囲内に敷く場合や、これらを取去る場合。
＊センサー自身の各種設定・調整部の操作や変更を行った場合。
本装置を補助センサーとして使用する場合の注意事項
1列目設定をシャッター直下監視とすると、静止体検知時間で設定している時間、検出状態となる場合がありますので、検出範囲をシャッターから離してください。

各部の名称
ディップスイッチ

＜付属品＞
コネクタ
取付け型紙
奥行き範囲調整ネジ
配線コード
（8m）

取付けネジ（２本）

取扱説明書
（本書）

注意
説明シール

感度ボリューム
動作表示LED

奥行き角度表示部(両側面)

本装置は、ディップスイッチ及び感度ボリュームを変更するとリセットして動作を切換えます。動作が切換わるまでの間、動作表示LEDが白色で高速点滅します。この間に検出範囲から出てください。リセット後は電源投入時と同じ状態となります。

シートシャッターに使用する際、シャッターケースに貼付けてください。

動作確認
幅範囲調整ノブ
検出窓取付け、各種設定が終わりましたら、感度ボリュームを設定し検出範囲の動作確認を行ってください。

設置上のご注意 ※小さな子供は、非検出になる恐れがありますので、ご注意ください。

高さに対する感度ボリューム目安☆：工場出荷値

高さ設定(m)

注意

設置する際には、下記の注意事項を守り、正しく設置してください。
3.4～4.7
2.0～3.4

2～７0～７7
6☆

異常時の点検と処置取付け高さは4.7m以内に（一部設定では4.0m以内）設置してください。これより高い位置に取付けた場合、性能が確保出来ません。

シャッターケース下端から50mm 以内の位置に設置してください。
これより高い位置に本商品を取付けた場合、シャッター直下を監視出来ません。

検出範囲内にビニールシート、 植木など揺動く物を入れないでください。
誤動作の原因となります。

雨や雪などが降りかからない場所に設置してください。
漏電・破損の原因となります。

検出範囲内に雨や雪などが降り込む場合、誤動作の原因となります。

自己診断機能について自己診断機能で異常と判断した場合、右図のようにリレー出力をシャッター通報します。
また、動作表示LEDが赤・緑交互に点滅して知らせます。このような時は、直ちに本装置の交換を行ってください。
自己診断機能の有効／無効はディップスイッチで設定出来ます。

12 秒

リレー出力波形（自己診断異常）
動作表示LED 赤・緑交互点滅
60 秒

4.7m
(4.0m)

１周期

異常時の点検と処置

50mm症

太陽光などの反射光が、検出窓に直接あたる場所に設置しないでください。
誤動作の原因となります。

蒸気や油煙があたる場所に設置しないでください。
誤動作の原因となります。

干渉設定を備えています。
(a)シャッター内外のセンサー同士で干渉設定が異なるよう にしてください。

必ず補助センサーと併用してください。

状原因点

配線・コネクタ不良電源・電圧不具合

動作しない(b)風除室内のセンサー同士では干渉設定が異なるようにしてください。

検出窓がホコリ、水滴などで汚れている
感度不足

ABAB
検出範囲不適当・シートシャッターが閉じた時にシートが膨らんでしまい、2列目で検出する。
・検出範囲の２列がシャッターに掛かっている(１列目設定が『通常』時は1列)自然開閉(ハンチング)を行なう
シャッターが降りてくる時に取付け部が振動したり、歪みが存在する。
検出範囲内に揺動く物がある
通行人が検出範囲内を通行する

補助センサー
シャッター直下監視機能を有効に引き出すには、(a)の様に内外セットでご使用ください。

感度が高い
人が居ないのに勝手に動作する

設置方法
設置の際、設置場所に取付け穴をあけますが、感電などの事故を未然に防ぐ為、加工部分周辺に他の機器の配線などが無いことを確認してください。
また、振動が無い場所に設置してください。

検と処置

配線及びコネクタを確認してください。
定格内の電源・電圧を使用してください。
中性洗剤を含んだ柔らかい布で拭き取ってください。
（シンナー、アルコールなどの薬品は使用出来ません）
感度ボリュームをＨ側に回して感度を上げてください。
ディップスイッチの高さ設定を上げてください。
ディップスイッチ、奥行き範囲調整ネジ及び幅範囲調整ノブを再設定してください。
奥行き範囲調整ネジで検出範囲をシャッターから離してください。
または、１列目設定を通常以外に設定してください。
シャッターの開閉を行い、動作表示LEDが緑色点滅にならないようにしてください。
振動対策を設定してください。改善しない場合には、環境対策を手動にして環境対策のレベルを一段階上げてください。また、感度ボリュームとの組合せで、誤動作対策と感度の最適化を行ってください。
検出範囲を設定するか、揺動く物を移動してください。
ディップスイッチ、奥行き範囲調整ネジ及び幅範囲調整ノブを再設定してください。
感度ボリュームをL側に回して感度を下げてください。
ディップスイッチの高さ設定を下げてください。
他の反射センサーと干渉設定を異なるように設定してください。

時々動作しない警告

他の反射センサーと検出範囲が重なっている
検出範囲内の状態が急に変化した
・検出範囲内が急に汚れた
静止体検出時間で設定されている時間、検出状態となる場合があります。
・検出範囲内に雪が積もりその上に足跡がついた
その後正常動作となりますが、静止体検出時間を短く設定してください。
・布製のマットを敷いた
上記の点検・処置後もなお異常動作を続ける場合は、販売店または弊社までご連絡ください。また、定期的に点検を行ってください。

仕 様
取付け位置を決め、型紙を貼り、型紙に従って取付け穴（φ3.5mm）と通線孔（φ10mm）をあけてください。
取付け型紙の下端がシャッターケースと一致するように貼付けると、シャッターケース下端から50mm以内の位置に取付け出来ます。

本体より化粧カバーをはずしてください。

取付けネジで本体を取付けてください。

品注意

本体と取付部に隙間がないように取付けてください。

検出取付

け

出 力 モ ー ド 切 換 え

名光線式アクティブセンサー

方式

近赤外線反射方式

高さ

2.0ｍ～4.7ｍ （一部設定 4.0m）

感 度 調 整 機 能有（感度ボリューム）
角度

本体

出列

設

定

５～２列（ディップスイッチ設定）

出幅

設

定

左右各6列／4列／2列(左右それぞれディップスイッチ設定)

動作表示(出荷標準設定時)
詳細は動作表示LEDの説明

0°～ +15°（奥行き範囲調整ネジ設定）

50mm
奥行き範囲設定
検
検
幅

範

囲設

下記項目に従い設定を行ってください。

各コネクタはコネクタ収納部に収納してください。

をご参照ください。

N.O（検出時・メイク）／N.C（検出時・ブレイク）（ディップスイッチ設定）
学習動作中
＝緑色点灯
通電待機時
＝青色点灯
検出時（１列目） ＝赤色点灯
検出時（2～5列） ＝紫色点灯
シャッター引掛け ＝青色点滅
交換時期表示＝青色2回点滅（10秒毎1Hz）
自己診断異常＝赤色・緑色交互点滅

定
検出範囲移動付属の配線コードを使用してシャッター制御盤と接続してください。
※極性はありません

化粧カバーを本体に取付けてください。

起動範囲(外側2列)

左右各1列移動(左右それぞれの幅範囲調整ノブ設定)存在範囲(シャッター側3列)

電源

2秒／10秒（ディップスイッチ設定）

静止体検出時間

コネクタ①AC/DC12～24V±10％50/60Ｈz

消費電力・電流AC12V時AC24V時：（2.5VA以下）：（2.5VA以下）

無電圧リレー接点1a ＤＣ50Ｖ

DC12V時DC24V時：（140mA以下）： （65mA以下）

完全静止／30秒／10秒／2秒（ディップスイッチ設定）

配線コード
干渉

設

定

6周波設定（ディップスイッチ設定）

出環

境

対策

レベル0（無し）／レベル１／レベル２／レベル３（ディップスイッチ設定）

出 力 保 持 時 間

約０.５秒

設定

1列目

力接点

0.1Ａ（抵抗負荷）

自動／強制／通常監視／無効（ディップスイッチ設定）

使 用 温 度 範 囲－20℃ ～ ＋60℃

インターロック機能

無効／有効（ディップスイッチ設定）

カ色シルバー

振策

無効／有効（ディップスイッチ設定）

質量約２９0ｇ自 己 診 断 機 能

無効／有効（ディップスイッチ設定）

付品

配線コード（8ｍ）・取扱説明書・説明シール・取付け型紙

検出範囲の調整方法
灰色コード：電源
黄色コード：出力12 秒

動対仕様など予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。

バー属

ディップスイッチの設定方法

検出範囲の調整方法
検出範囲 記載されている検出範囲は設計値です。設置後の状態を奥行き範囲の調整方法 5～2列設定☆：工場出荷値
1 2 3 4 5 6 7 8⑤干渉設定☆ A⑥ 1・2・3 列
静止体検出時間設定⑦ ４・5 列静止体検出時間設定⑧高さ設定（ｍ）

☆ ∞秒

☆ 2秒

☆ 3.4～4.730秒

10秒

2.0～3.4⑨出力モード切換え

注意※1B

正確に示すものではありません。検出範囲は取付環境、検出対象、調整など（服装や床面材質及び感度調整）によって変動しますので設置後検出範囲と感度の確認を必ず行ってください。また、取付高さ4.0m以上の場合、小さい物（人）は検出範囲内でも検出が出来ない可能性があります。

☆ N.O

CN.C
シャッター直下

1 2 3D68710秒
H※2E☆：工場出荷値
1 2 3 4 5 6 7 82秒
F1列） 2列 目
3列 目
4列 目
5列 目目

☆ 6列

☆ 6列

4列

4列

4列

3列

2列

2列

無効

2列

2列

2列

通常監視

1 23 45 6

1 2 3⑤干渉設定
近隣のセンサーと干渉の恐れがある場合には、A～Fの異なる設定をしてください。
⑥1・2・3列静止体時間設定
シャッター側3列を、∞秒／30秒／10秒／2秒のいずれかに設定出来ます。
⑦4・5列静止体時間設定
外側2列を、2秒または10秒に設定出来ます。
⑧高さ設定（ｍ）
取付け高さに合わせて設定してください。
※高さ設定後、感度ボリュームを設定してください。取付け高さに対する感度ボリュームの目安はを参照してください。
⑨出力モード切換え
出力の出力方法を、N.O／N.Cのどちらかに設定出来ます。

7 8①奥行き調整（横列）
監視する列数を5～2列に調整出来ます。
②左幅調整（左縦列）
進入方向左側の検出範囲を6列／４列／2列に調整出来ます。
③右幅調整（右縦列）
進入方向右側の検出範囲を6列／４列／2列に調整出来ます。
④1列目設定（横列）シャッター直下監視を自動／強制／無効／通常監視のいずれかに設定出来ます。
（通常監視に設定すると、シャッター直下監視機能がありませんので、シャッターを引掛けないようにしてください）

注意

1 2 3

L2

④1列目設定☆シャッター直下監視
自動シャッター直下監視
強制

5列の設定
1 2L1

☆ 5列

③右幅調整

W2

（横 列4 5②左幅調整①奥行き調整6 5 4列 列 列 3 2 1 12列（ 左縦 列 列 列 列 3 4 5 6列 列 列列）列（右縦列）

W1単位ｍｍ

4列の設定
検出範囲（奥行き範囲設定：５列 幅範囲設定設定：６列 幅範囲調整ノブ：標準）
大外時
最内時
H
W1
W2
L1W1W2
L1L2
L2
100
2000
2590
2450
1860
2180
2360
1130
-500
2500

3230

3060

2330

100

2720

2950

1420

-620

3000

3880

3680

2790

100

3270

3540

1700

-750

3500

4530

4290

3260

100

3810

4130

1980

-870

4000

5180

4900

3720

100

4360

4720

2260

-1000

1 23列の設定※1 シャッター引掛け確認モード
1列目または2列目の監視範囲を確認する時に使用します。
シャッター直下列が通常監視設定の場合は、第1列のみを確認出来ます。
シャッター直下列が機能している場合は、第2列のみを確認出来ます。
シャッターは強制開放となり、干渉設定はA固定となります。
※2 検出範囲確認モード
動作している列を動作表示LEDの色で確認出来ます。
シャッターの開閉は運用状態と同じで、干渉設定はA固定となります。
（10 動作表示LEDの説明 参照）①奥行き調整を5列設定にすると最大取付け高さは4.0ｍとなります。
これより高い位置に本商品を取付けた場合、5列目の検出範囲内でも検出が出来ない可能性があります。

1 24700 （6080）（5760）（4370） 100 （5120）（5550）（2670） -1170

3.02.0正面図 単位ｍ
1.0
1.0

2.0

3.0

4.7 4.03.0

側面図 単位ｍ2.0
1.0-1.0 -1.5

1.0

2列の設定
2.0

1 2

⑩環境対策
雪などの影響がある場合には、1～3のいずれかを設定してください。
レベル0（対策無し）レベル1（弱）レベル2（中）レベル3（強）と設定出来ます。

3.0
15°

☆：工場出荷値

1 2 3 4 5 6 7 8

幅範囲の調整方法4.0

6列～2列の設定＝有効スポット⑩ 環境対策 ⑪ 環境対策 ⑫ 虫対策
手動／自動⑬ 出力OFF時
シャッター直下監視⑭ 振動対策 ⑮ 自己診断

⑯ インターロック機能☆ 0☆ 手動☆ 無効☆ 無効☆ 無効

☆ 無効自動有効有効有効有効☆ 無効

1
有効23

45673
1 2

⑩環境対策-レベル１（弱）、レベル２（中）、レベル３（強）となります。
注意 設定にすると最大取付高さは4.0m
これより高い位置に本商品を取付けた場合、検出範囲内でも検出が出来ない可能性があります。

84.7
大外

⑪環境対策 手動／自動
手動設定では、内部温度に関係無く、設定された環境対策となります。
自動設定では、内部温度が下がると、自動で設定された環境対策となります。
⑫虫対策
虫などの影響がある場合には設定してください。（環境対策と併用可能です）⑬出力OFF時シャッター直下監視
5～2列のいずれかがONしていない場合に、シャッター直下列=1列目の監視状態を設定出来ます。（セキュリティがある場合には、無効の設定を推奨します）⑭振動対策
シャッター開閉時の取付け部の歪みで誤動作する場合には有効の設定をしてください。
⑮自己診断
自身のセンサーが異常となった場合、動作表示LEDが緑色と赤色の交互点滅となり、シャッターコントローラに通報します。
⑯インターロック機能
有効設定の場合、シャッターから遠ざかる人がいる時に、シャッターが早く閉まります。

最内＝無効スポット※取付け高さ4.0m以上に設置する場合は両端の検出範囲内でも検出が出来ない可能性があります。

※取付け高さ4.0m以上に設置する場合は奥行き調整を「4列」以下にしてください。

奥行き範囲の調整方法
左幅調整
ディップスイッチ

右幅調整
左幅調整ノブ

右幅調整ノブ

標準

標準

6列の設定

ディップスイッチ

6列の設定

左回しMin最内設定＝0°

右回しMax
大外設定＝15°

動作表示LEDの説明
3 4（１）通電待機中②シャッター直下監視（学習完了）または、シャッター直下監視以外①シャッター直下監視（学習中）
・環境対策設定無し・・・・・・青色点灯・環境対策設定有無関係無し・・緑色点灯
・環境対策設定有り・・・・・・水色点灯
・シャッター引掛け・・・・・・緑色高速点滅
・シャッター引掛け・・・・・・青色または水色高速点滅
・交換時期表示※ ・・・・・・緑色2回点滅（10秒毎1Hz） ・交換時期表示※ ・・・・・・青色または水色2回点滅（10秒毎1Hz）

奥行き範囲の調整方法 1列目設定

5

狭狭標準

標準6

※交換時期を表示させる場合は、ディップスイッチ3の⑮自己診断を「有効」にしてください。
（２）検出中③シャッター直下引掛け確認モード・検出範囲確認モード①シャッター直下監視（学習中）
監視時は白色点灯、検出すると下記色が点灯 複数列検出時は、シャッター側列が優先点灯
・1列目・・・・・・・・・・・・・・赤色点灯
1列目・・・赤色点灯
・1列目以外・・・・・・・・・・・・黄色点灯
2列目・・・青色点灯②シャッター直下監視（学習完了）または、シャッター直下監視以外
3列目・・・黄色点灯
・1列目（シャッター直下監視）・・・赤色点灯
4列目・・・緑色点灯
・シャッター直下監視以外・・・・・・紫色点灯
5列目・・・紫色点灯

有効

無効
4列の設定

4列の設定

7 8
3 456（３）リセット待ち・・・・・・・・・・白色高速点滅＜お断り＞
品質に関しましては、当社の品質保証規定に基づき保証させて頂きます。万一不具合がございましたら、お買い上げの販売店までお申し出ください。
尚、機器のご使用方法の誤り、改造、天災、地変などによる事故損傷につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。
※シャッターによる挟み込み防止対策として赤外線ビームスイッチなどの補助センサーとの併用を推奨致します。

7 8狭狭標準

標準外形寸法図（標準取付けピッチ）
7561178

265

2列の設定

37.5

3 45狭（単位：mm）

MP-10304'17．122列の設定

狭6