電子で創るさわやかスペース

工場用空気清浄機
ＨＧ３２１－Ｐ
ＨＧ３２１－ＰＮ
ＨＧ３２１－ＰＮＮ

取 扱 説 明 書
● お買い上げ頂き、ありがとうございます。
● この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくご使用ください。
● 本書はお読みになった後は、大切に保存してください。

＝目

次＝

１．安全上のご注意 －－－－－－－－－ １～２
２．各部の名称 －－－－－－－－－－－ ３
３．ミスト・ヒューム捕集原理－－－－－ ４
４．使いかた －－－－－－－－－－－－ ４
５．メンテナンス －－－－－－－－－－ ５
６．「故障かな？」と思ったときは －－ ６
７．アフターサービス －－－－－－－－ ６
８．仕様 －－－－－－－－－－－－－－ ７９．回路図－－－－－－－－－－－－－ ８

１．安全上のご注意● ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載していますので必ず守ってください。
● 注意事項は次のように区分しています。
これらのマークと見出しに出会ったら記載内容を特に注意してお読みください。

「死亡または、重傷を生じる危険性があると同時に、障害、感電、火災が生じる可能性がある」ことを示しています。

警告
注意 「軽傷または、中程度の障害を生じる危険性があると同時に、本機が故障する可能性がある」事を示しています。
＜絵表示の例＞「禁止事項」（ してはいけないこと ）を示します。
詳細内容は、文章で図の近くに併記します。
｢分解禁止」！

｢接触禁止」「強制事項」（ 必ずしてください ）を示します。
詳細内容は、文章で図の近くに併記します。

警告！

｢水ぬれ禁止」「死亡または、重傷を生じる危険性があると同時に、障害、感電、火災が生じる可能性がある」ことを示しています。

■ 適正な電源での使用■ メンテナンス時は電源を切ってください

火災・感電・けがの原因になります。
機器本体の規格にあった電源電圧でご使用ください。

感電・けがの原因になります。

■ 水をかけたり、ぬれた 手で操作しないでください■ 分解・改造禁止
火災・感電・けがの原因になります。
絶対に分解、改造をしないでください。
修理はお買い上げの代理店または弊社のサービス担当にご連絡ください。

本体やスイッチ類に水をかけたり、ぬれた手で触ったりしないでください。
ショートや感電の恐れがあります。

■ 防爆区域では使用しない■ アースは確実に取り付ける

火災・感電・けがの原因になります。

感電・けがの原因になります。

１１．安全上のご注意（続き）

注意 「軽傷または、中程度の障害を生じる危険性がると同時に、本機が故障する可能性がある。」ことを示しています。
■ 吐出口に手や物を入れない■ 電源コードを引っ張ったり、物を掛けたりしないけがや故障の原因になります。

火災発生の恐れがあります。
下記の事項を守ってください。

回転部に触れたりする様な行為は、絶対にしないでください。

・ 電源コード（内部の電線も含め）が切れる また は 伸ばす様な行為はしないでください。

■ 本体の設置について■ メンテナンスエリアの確保けがや故障の原因になります。

！

メンテナンスができなくなります。

本体の取り付け工事は十分強度のあるところを選び、確実に行って下さい。
落下などにより思わぬ事故につながる場合があります。

！

■ 下記の環境雰囲気では使用しない

本体の取り付け工事時 メンテナンス扉側は６０ｃｍ以上の間隔を確保ください。
内部の集塵ユニット・フィルタなどが掃除ができなくなる恐れがあります。

■ 本体の取り扱い注意
けがや故障の原因になります。

！

機器のサビ・故障など 機器の寿命を早めたりする原因になりますので、次環境下でのご使用は避けて下さい。
・ 湿度がＲh９８％以上の場所。
・ ０～６０℃以外の場所。

２

本体全体重量が約８０ｋｇと重くなっています。設置時などの取り扱い時は手袋などを使用し ケガなどしないよう十分注意してください。

２．各部の名称
吐出口

電源ボックス
バリタップ

吸込口

メンテナンス扉

モニターランプ

ドレンコックヒューズ

インターロックスイッチ

型式別フィルター構成
ＨＧ３２１－ＰＮＮ
ＨＧ３２１－ＰＮ
ＨＧ３２１－Ｐ

電気集塵ユニット（４ケ）

電気集塵ユニット（４ケ）
電気集塵ユニット（４ケ）

多孔体（２枚）多孔体（４枚）プレフィルター（２枚）

プレフィルター（２枚）

プレフィルター（２枚）

３３．ミスト・ヒューム捕集原理
１.多孔体フィルター
発泡樹脂をメッキ処理し、焼結して作った金属多孔体は、空隙率９５％で圧力損失が少なく、オイルミストを高効率で捕集します。
ファンによって吸込まれたオイルミストは多孔体を通過する時に、その複雑な経路構造のため何度も壁に衝突して、次第にそのエネルギーを失い多孔体のの中に捕集されます。捕集されたオイルミストは凝集され、液体となり多孔体内を伝わり落ち、本体下面に留まります。

２.電気集塵ユニット
ニードル放電方式を使った集塵装置で、前段の多孔体を抜け出る微細なオイルミストやヒューム類を効率よく、捕集します。
イオン化領域
コレクターセル（０Ｖ）＋高圧 （電離ポイント部）

++++

ニードル
多孔体を通過した微小な粒子（オイルミストやヒューム）は、ニードル（＋５０００Ｖ）とコレクターセルとにより構成されるイオン化領域を通過するときに、＋に荷電されます。＋に荷電した粒子は電離ポイント部の＋に高圧により反発されコレクターセル（ＯＶ）側に押し付けられ捕集します。
捕集されたオイルミストはユニットの縁を伝わって落ち、ドレンパンに留まります。
ドレンパンに留まったオイルミストはドレンコックにより適時外に排出します。

４．使いかた１．単相２００Ｖ（５０／６０Ｈｚ）の入り切りで運転します。

注意

・電源を入れると「モニターランプ」が点灯し ファンが回転します。
・吸込口から風が吸込まれることを確認してください。
２．吸込風量の調節
・電源ボックス下面の「バリタップ」で「０から１０」まで無段階で調節が可能です。

４５．メンテナンス
手入れのしかたお願い

手入れをする際には・ 電源を「切」にする。
・ 周辺の養生。
・ 身体の保護。

警告等の準備作業の上 行ってください。
１． メンテナンス扉を開け ｢フィルター類」 を取り出します。
・メンテナンス扉を開けますとインターロックスイッチにより、電源はＯＦＦとなり、モーター・ファンは停止します。
これは 誤って電源を入れたままメンテナンス扉を開いた時の「安全装置」です。
２．プレフィルターのお手入れ
・塵埃の大きさ・種類などにより 目詰まりの度合いが変わります。
設置後１ケ月位の状態を見て メンテナンス時期を判断するようにしてください。
・洗浄は、温圧力水が最も効果的です。
・洗浄後は、よく乾燥させてください。
３．多孔体のお手入れ・オイルの種類・粘度・温度により 目詰まりの度合いが変わります。
設置後１ケ月位の状態を見て メンテナンス時期を判断するようにしてください。
・洗浄は、温圧力水が最も効果的です。
・洗浄後は、よく乾燥させてください。
４．電気集塵ユニットのお手入れ・オイルミストの種類・濃度等により 吸着量が変わります。
コレクターセル②引き出す
設置後１ケ月位の状態を見て メンテナンス時期を判断するようにしてください。
・ユニットのお手入れ手順は次の通りです。
① 2ｹ所起こす①押さえ金具を起こします。
②コレクターセルを電離ポイントから抜き出します。
押さえ金具③コレクターセルを洗浄します。
洗浄は温圧力水または洗浄液にて行います。
電離ポイント④電離ポイントを洗浄します。洗浄方式はコレクターセルと同様です。
⑤コレクターセル・電離ポイント共に洗浄後は残留水分を十分乾燥します。
⑥コレクターセルを電離ポイントに装着し 押さえ金具でしっかり固定します。
３．再運転
・全部のフィルターを機器に装着してください。１列には２枚を忘れずに装着ください。
・装着後 メンテナンス扉を閉めます。閉め方が不完全な場合 電源が入らないことがありますので ご注意ください。
・電源を入れ 運転再開してください。

５

６．「故障かな？」と思ったときは※ 下記の項目にある症状にあわせて、確認作業を行いそれぞれに対処してください。

現象

原因

対策

・電源が入っていない電源の入りを確認ください

・メンテナンス扉が開いているメンテナンス扉を確実に閉めてください・ヒューズが切れているヒューズを交換する

・ｺﾚｸﾀｰｾﾙと電離ﾎﾟｲﾝﾄの間隔が近すぎる

ｺﾚｸﾀｰｾﾙの曲がりを直す・集塵ユニットの乾燥が不十分

集塵ユニットを十分に乾燥させる

・集塵ユニットにゴミが付きすぎている集塵ユニットを洗浄する

・プレフィルターの目詰まり

プレフィルターを外して清掃または、交換してください

・多孔体フィルターの目詰まり

多孔体を外して清掃または、交換してください

電源が入らない

パチパチ音が発生する

風の入り方・出方が弱くなった

７．アフターサービス（１） 保証書
・ 保証書は必ず「販売店名・お買上日」などの記入をご確認の上 受け取ってください。
・ 内容をよくお読みになり、大切に保管してください。
・ 保証期間はご購入日から１年間です。

（２） 修理を依頼されるときは・ 故障診断(｢故障かな?」と思ったときは を参照下さい)でチェックしてみてください。
・ それでも直らないときは、販売店にご連絡ください。

（３） 保証期間中のお取り扱いについて・ お求めになりました販売店にご連絡ください。
・ 保証書に記載されている事項に従って販売店が修理いたします。

（４） 保証期間が過ぎたときのお取り扱いについて・ お求めになりました販売店にご連絡ください。
・ 修理により商品の機能が維持できる場合には ご要望により有料で修理いたします。

６

８．仕様

ＨＧ３２１－Ｐ

ＨＧ３２１－ＰＮ

ＨＧ３２１－ＰＮＮ

プレフィルター２２２多孔体－２４

モデル名称

設置フィルター

用

途

直結・局所

電源

ＡＣ２００Ｖ（単相）

数５０／６０ Ｈｚ

周波

消費

電力

２６０／３６０ Ｗ

処

理

風

量

２９／３３ ｍ3／分
８０３幅×８９５奥行×４７０高

寸法 (吸込口を前面として)
質

量

８０ kg

風量

調

節

無接点無段階集塵方式

ニードル放電方式

設

置方法

天吊型(棚置も可)

吸込口

開放型

吐出口

ダクト型(２００φ)

７９．回路図③１4１4⑦

入 力 (取付ねじ M4)

白 黒①1234567812345678⑧Ｍ

5～⑥3114３１⑨3 2 1
バリタップ

②ヒューズ
Ｎ Ｏ

⑤部

モニターランプ ④品

名称数 量

１

端子台

１２バリタップ

１３インターロックスイッチ

２４

モニターランプ

１５ヒューズ（単相２５０Ｖ ４Ａ）

１６モーター

1７電気集塵ユニット

４８

高圧電源装置２９スイッチング電源

１８３１

取説管理番号DN-HG３２１-02a