システムコントローラ

Control Pack CP-3550

大規模プラントを 1 台で制御できる能力を搭載したシステムコントローラ Control Pack CP-3550 は，集中 & 統括制御を余裕で実現します。
処理能力の向上，冗長化システムへの対応，集中オペレーションなど必要とされる性能・機能・使いやすさの全てを満たし，プラントシステムの要として活躍します。

操作性

柔軟性

操作・保全を効率アップする

システム構築の発想を変える
MF モジュール

EWS CP-717

高級・複雑化するシステムの設計から保守までをユーザーフレンドリーにサポートします。

大容量プログラムメモリ（512K ステップ）及び高速演算プロセッサ採用。

1 台 の M F モ ジュー ル に 4 つ の 仮 想CPU を搭載。各 CPU を独立したコント

大 容 量 シ ス テ ムトレ ー ス が 可 能 で，各コンポーネントからの RAS＊情報の収集と合わせて，異常原因の早期発見に威力を発揮します。

ローラとして活用することも可能。さらに処理速度及び容量をアップできるマルチMF システムも構築できます。

＊ : Reliability（信頼性），Availability（稼働性），Serviceability（サービス性）

信頼性

プラントの安定操業を支える最新技術
大容量 FPGAを採用し，自己診断能力を向 上。さらに ECC 機 能 付 き バッテリ
バックアップメモリを採用し，信頼性を向上しています。
デュアルシステムの場合は，故障モジュールから健 全 モジュー ル へ の 切り替 え，及 び
オンライン中のモジュール交換ができ，ノンストップオペレーションを可能にします。

2

システム構成例
Webクライアント

大型モニタ

Web端末

タブレット端末

LAN（Ethernetなど）
ルータ

プラントデータ収集システム（プラントレコーダ）

HMI

HMI

（CP-5800)
コアネットワーク

再生用 HMI

再生用 PLC（CP-540）

データ収集装置（CP-ProFile）

CP-2530（Vnet/IP）・CP-215・CP-218（Ethernet）・CP-262（FL-net）

CP-3550

フィールドネットワーク

データ収集装置（CPTRACE-I）

EWS（CP-717）

CP-215・CP-216・CP-260・CP-261

リモート I/O

インバータ他社 PLCなど

コンポーネント説明■ ネットワーク
CP-215：共有メモリ方式のサイクリック伝送とメッセージ伝送をもつ N:N の高速リアルタイムネットワーク。主にコントローラ間や HMI, EWS を■ ヒューマンマシンインタフェース（HMI）
CP-540，CP-5800：汎用のパーソナルコンピュータを使用した
Windows*5 ベースの HMI。

CP-2530（Vnet/IP）: サ イクリック伝 送とメッセ ージ 伝 送 をも つ N:N の 高 速■ エンジニアリングワークステーション（EWS）
CP-717：エンジニアリング保守用のツール。1 台の EWS からネットワーク上接続します。

リアルタイムネットワーク。

1 通 信 で，主 に 計 算 機 な ど を 接 続 す る ネット ワ ー ク。

CP-218：Ethernet*
MEMOBUS, 無 手 順 は も ち ろ ん , MELSEC*2 手 順 による 接 続 が可能です。

CP-216：サイクリック伝送とメッセージ伝送をもつ 1:N のフィールドネットワーク。
CP-260（DeviceNet*3）/CP-261（PROFIBUS*4）：
サイクリック伝送をもつ 1:N のフィールドネットワーク。
他社 PLC などとの接続に適用します。
CP-262：共有メモリ方式のサイクリック伝送とメッセージ伝送をもつ N:N の高速リアルタイムネットワーク。のすべてのコントローラのエンジニアリングが可能です。

■ プラントデータ収集システム（プラントレコーダ）
過去の操業 , 制御状態を完全再現。保存データを早送り , 一時停止 , 巻き戻しなど自由自在に再生できます。

■ データ収集装置（CPTRACE-I, CP-ProFile）
プラントシステムの保全業務をサポートするツール。コントローラのレジスタデータを収集します。
: XEROX Corporation の商標です。
：*12：：Ethernet*4：PROFIBUS：三菱電機株式会社の登録商標です。
PROFIBUS Nutzerorganisation*3：MELSEC
DeviceNet：ODVA（Open DeviceNet Vendor
e.V. の商標です。
*Association）の商標です。
*5：Windows : Microsoft 社の商標です。

3ラック構成のバリエーション
CP-3550 は，MF モジュールのプログラムメモリを最大4 つの仮想 CPU に分割でき，新設・更新システムを効率よく構築できます。
（仮想 CPU の個数は，モジュール上のスイッチで設定します。）

シングル MF システム

CP-3550

MF モジュール

CPU4
CPU3
CPU2
CPU1

C o n t r o l P a c k CP-3550

システム構築の発想を変える MF モジュール

仮想 CPU
4 個の場合3 個の場合2 個の場合1 個の場合MAINFRAME

128K ステップ /CPU
170K ステップ /CPU
256K ステップ /CPU
512K ステップ /CPU

マルチ MF システム

マウントベースに 1 台のＭＦモジュールを実装した構成。

マウントベースに 2 台の MF モジュールを実装し，最大 8CPU を活用する構成。

MF モジュール内の各 CPU（最大 4）は，独立のコントローラとして動作します（ただし，スキャンは同期）。各 CPU 間のデータ授受は，共有メモリ（32K ワード）を通して行われます。

大規模システムに対応できます。スキャン同期またはスキャン非同期動作が可能です。各 CPU 間及び MF 間のデータ授受は共有メモリ（ 32 K ワード）を通して行われます。

MF2オプションモジュール

オプションモジュール

最大 4 ラックデュアル MF システム

EXIOIFEXIOIFPS

MF1EXIOIF

CPU4CPU3
CPU2
CPU1
オプションモジュール

PS

PS

CPU4CPU3
CPU2
CPU1

オプションモジュール

MF

CPU4CPU3CPU2
CPU1

EXIOIFPS

最大 4 ラックシステムの拡張（最大 4 ラック）

マウントベースに 2 台の MF モジュールを実装し，演算モジュールを二重化する構成。
高信頼性が要求される用途に対応します。2 台の MF モジュールが同一の演算を同一のタイミングで同期して実行。どちらかのMF モジュールに故障が発生した場合，健全側のモジュールで運転が継続されます（詳細は 5 ページ参照）。

拡張用マウントベースに拡張モジュール（EXIOIF）を実装することで，最大 4 ラック構成が可能です。設備増設にも柔軟に対応できます。

CP-215（伝送路二重化）

最大実装モジュール数

CP-213EXIOIFEXIOIFEXIOIF

オプションモジュール

213IF

PS

CPU4CPU3CPU2CPU1CPU4CPU3CPU2CPU1PSEXIOIF

MF

213IF

MF

215IF

PS

215IF

PS

最大 4 ラック4

モジュール名MF
217IF, 2000IOIF, 260IF, 261IFM, 262IF
215IF, 215IFQ
218FXB, 218TXB, 218G
216IF, 2530IF
LIO-01, CNTR-01, AI-01, AO-01, DI-01, DO-01
EXIOIF

モジュール数2
各8合計 8合計 8
各8
制限なし

8

C o n t r o l P a c k CP-3550

プラントの安定操業を支える最新技術
信頼性を向上するための新技術
CP -3550 は，当社従来製品と比較して，さらなる改善をしています。
データ信頼性の向上
主メモリは，1 ビット誤り修正と 2 ビット誤り検出を行う ECC（Error Check and Correct）機能を搭載しています。
耐環境性の向上
腐食性対策として，基板ワニス塗布に加えて，基板を金メッキ品にしています。

デュアルシステムの信頼性向上

自己診断機能を強化するために，クロックの異常検出，各種 実行渋滞の検出，バスアクセス渋滞検出，データのパリティチェックなどを充実しています。

モジュール，通信の二重化と活線挿抜
モジュールの種類によって，モジュール／通信の二重化が可能です。
故障したモジュールは，コントローラの電源を落とさずに交換できます。

モジュール及び通信の二重化
CP-717

モジュールのみ二重化

通信のみ二重化

CP-540CP-5800
CP-215，CP-216，CP-2530

CP-215CP-2530

制
御機

御御御待

制

制

制

CP-3550

CP-3550

・2 つのモジュールはともに通信を行う。
・片側伝送路異常の場合，正常な伝送路側に接続されたモジュール側のデータが有効となる。

・制御側モジュールが通信を行う。
・制御側モジュールが故障した場合，待機側モジュールが制御を行う。

CP-3550・2530IF モジュールは，1 つのモジュールで通信の二重化が可能。

各種モジュールの活線挿抜，二重化の可否
モジュール名PS-01
電源モジュール
PS-02
MF モジュール MF
215IF
215IFQ
216IF
217IF
218FXB
218TXB
218G
2530IF
260IF
オプション
261IFMモジュール
262IF
2000IOIF
LIO-01
DI-01
DO-01
AI-01
AO-01
CNTR-01
EXIOIF

活線挿抜 モジュール二重化 通信二重化

**
*

備

考

AC100V/DC100V 電源モジュール
AC200V 電源モジュール
CP-3550 シングル / マルチ / デュアル用ＭＦモジュール
CP-215 通信モジュール
CP-215 光通信モジュール
CP-216 通信モジュール
CP-217 通信モジュール（RS-232C/485）
CP-218 通信モジュール（100M Ethernet 光）
CP-218 通信モジュール（100M Ethernet 電気）
CP-218 通信モジュール（1G Ethernet 電気）
CP-2530 通信モジュール（Vnet/IP）
CP-260 通信モジュール（DeviceNet）
CP-261 通信モジュール（Profibus-DP マスタ）
CP-262 通信モジュール（FL-net〈OPCN-2〉）
2000 シリーズ IOIF モジュール
ローカル I/O（DI/DO）モジュール
ローカル I/O（DI）モジュール
ローカル I/O（DO）モジュール
ローカル I/O（アナログ入力）モジュール
ローカル I/O（アナログ出力）モジュール
ローカル I/O（カウンタ）モジュール
マウントベース拡張モジュール*：モジュールのみの二重化は不可

5既設システムの更新が容易
CP-3550 は，当社従来製品 CP-3500（H）の互換性を確保しているため，更新時のコスト削減，工事期間短縮に対応できます。

・CP-3550 MF モジュール 2台（デュアル MF システム）で既設 CP-3500（H）4CPU デュアル構成の実行速度， 容量をカバーできます。
・CP-3500（H）の CPU 構成を仮想 CPU へ置き換え可能（一部命令の変更が必要）。
・設備を追加する場合 ，既設プログラムを意識せずに，予備の仮想 CPU へプログラム追加が可能。

主幹コントローラ CP-3500（H）の既設システム

主幹コントローラ CP-3550 の新システム

HMI

HM I

CP-2500/CP-2520

CP-2530

他社

他社

PLC
シリアル通信

PLC
CP-3500（H）

周辺機器はそのままで，CPU部分のみの置き換えが可能。
ソフトもコンバート * で流用可能。

シリアル通信

CP-3550
ローカルバス

ローカルバス

CP-213CP-820CP-820

インバータ

ローカル

CP-213

インバータ
インバータ

ローカル

I /O

I/O
リモート I/O

M

リモート I/O

M＊：コンパートは完全互換ではありません。置き換えの後の確認運転は必要となります。

基本仕様の比較
機 能 仕 様 項 目
処理速度性能比

スキャン

定数データ
データ型

ビット
整数
倍長整数
実数

トレース

6

データトレース
故障トレース－800 図面 / 仮想 1CPU－800 図面 / 仮想 1CPU

低速スキャンから実行
32 図面
32 図面
100 図面200 図面500 図面
31 図面
500 図面3 階層
500 関数 / 仮想 1CPU
100 関数500 ステップ / 図面 or 関数
32K ワード/ 仮想 1CPU
26K ワード /CPU
32K ワード/ 仮想 1CPU
5K ワード /CPU
32K ワード/ 仮想 1CPU
5K ワード /CPU
1K ワード/ 仮想 1CPU
640K ワード /CPU
16K ワード/ 仮想 1CPU－
16K ワード /DWG
16K ワード /DWG
I レジスタと O レジスタはI レジスタと O レジスタは別個のメモリ領域を持つ
DWG 共通の定数レジスタとしてC レジスタを持つ

ローカル I/O IF
ローカルI /O

同一のメモリ領域を使う
DWG 共通の定数レジスタ
なし

ON /OFF－32768～＋32767－2147483648
なし～＋2147483647±（1.17×10-38～3.40×1038）, 0
256K ワード/ 仮想 1CPU
16K ワード /CPU
（32K ワード×8 グループ） （4084 ワード×4 グループ）
約 14K ワード/ 仮想 1CPU
約 8K ワード /CPU
（発生：5 ワード×500 点 （発生：4 ワード×450 点＋復旧：8 ワード×1500 点）＋復旧：8 ワード×756 点）

CP-3500（H）

並列動作同期方式（デュアル MF）
IOP 1 台最大接続ラック（マウントベース）数 CPU ラック＋3×拡張ラック
最大 8 仮想 CPU
最大 16CPU
CPU 数（最大 4 仮想 CPU×2MF） （最大 4CPU×4MF）
M レジスタ使用
M レジスタ使用
共有メモリ（32K ワード）（4K ワード）
動作モード
スキャン同期
停止モード
協調停止
MW00000～MW32767 MW00000～MW26523の範囲で任意に割付けの範囲で任意に割付けMF 内共有メモリ（CPU1～4 スキャン同期）（CPU1～4 スキャン同期）
MW00000～MW32767
MF ごとに 1K ワードの範囲で任意に割付けの範囲内で任意に割付けMF 間共有メモリ（MF1, 2 スキャン非同期）（MF1～4 スキャン非同期）
6（MB-02）
基本ラック
IOP ラックにデュアル12（MB-02B）
拡張ラック
8 オプション
11 または 8（MB-01）
基本ラック
搭載可能
マルチ14（MB-01）
拡張ラック
オプション数レジスタ

入出力変換なし

64 図面 / 仮想 1CPU
64 図面 / 仮想 1CPU
200 図面 / 仮想 1CPU

CP-3550

共有メモリ

図面/関数

高速スキャン
中速スキャン
低速スキャン（バッチ処理）
始動（A）
割込（I）
高速（H）
中速（M）
低速（L）
バッチ（B）
合計図面数
図面階層
関数
ステップ数
M（共通）
（I 入力）
O（出力）S（システム）
C（定数）
D（個別）
＃（定数）

機 能 仕 様 項 目

CPU 二重化
マルチCPU 構成

プログラム容量CP-3500（H）
1128K ステップ相当 / 仮想 CPU 64K ステップ相当 /CPU
1298K バイト /CPU
3328K バイト/ 仮想 CPU
1～300ms（0.1ms 単位） 5～300ms（5ms 単位）
5～300ms（5ms 単位）なし
1～300ms（0.1ms 単位） 5～300ms（5ms 単位）
CP-3550
4

通信 IF

電源
外部記憶装置ディジタル入出力
ディジタル入力
ディジタル出力
アナログ入力アナログ出力カウンタ入力CP-240 伝送
CP-225 伝送
CP-213 伝送
CP-215 伝送
CP-216 伝送
シリアル伝送イーサネット伝送
FABUS-Ⅱ伝送
Vnet 伝送AC100V
AC200V

820IF
2000IOIF
LIO-01
DI-01
DO-01
AI-01
AO-01
CNTR-01

NLBC-N240IFNHRBC
IOP-213IF

225IF
213IF
215IF
216IF
217IF
218IF
2500IF
2520IF
PS-01
PS-02
---

NASY
EIF（CP-3500H のみ）
IOP-FBⅡ IF
VIF（CP-3500H のみ）
MF に内蔵
ハードディスクユニット

C o n t r o l P a c k CP-3550

操作・保全を効率アップする EWS CP-717
デスクトップ型 EWS CP-717

ノート型 EWS CP-717

Windows PC を使用し，CP-215 または Ethernet でWindows PC を使用し，Ethernet で接続します。

接続します。

CP 言語を踏襲したプログラミング

従来からのリレーシンボルによるシーケンス回路及び演算回路のラダープログラミング，SFC（シーケンシャルファンクションチャート）によるプログラミングにより，簡単に操作が行えます。

ラダープログラム

SFC

ビジュアルプログラミング

FBD（ファンクションブロックダイアグラム），表形式プログラムなどの直感的でビジュアルなプログラミングにより，一層の効率アップが図れます。また，プログラミング画面上のオンラインモニタリング機能などにより，リアルタイム性に優れた分かりやすいモニタリングができます。FBD では，電気・計装の区別をせずに，同一の FBD に一括してプログラミングできます。

電気制御ブロック図

インタロック表

調整パネルからプログラムレスで，制御パラメータの調整が行えます。

解 析したいデータをトレースデータ定 義 画 面に設 定 する
ことにより，データを任意に呼び出して，リストまたはトレンドグラフで表示します。

容易なパラメータの調整

データトレース

調整パネル

7

製品仕様
一般仕様
一般仕様とは本製品が設置され使用できる電源仕様および環境仕様を示しています。特に例外仕様が示されない限り，下記の一般仕様が適用されますので，この仕様に示される環境に設置して使用してください。
なお，腐食性ガスなどのある環境でご使用の場合は，当社代理店または最寄りの営業所へご照会ください。
項目

仕様電源仕様PS-01 電源モジュール
定格電圧AC100V ／ DC100V
定格電圧 AC100V ／ AC115V ± 15％（AC85V 〜 132V）
47Hz 〜 440Hz
定格電圧 DC100V − 10％，+40％（DC90V 〜 140V）

定格電圧AC200V

AC100V 電圧許容範囲
AC100V 周波数許容範囲
DC100V 電圧許容範囲
PS-02 電源モジュール
AC200V 電圧許容範囲
AC200V 周波数許容範囲
共通許容瞬時停電時間
消費電力
絶縁抵抗

環境条件
動作周囲温度
保存温度
動作周囲相対湿度
腐食性ガス
機械的稼働条件
耐振動

耐衝撃
電気的稼働条件

定格電圧 AC200V ／ AC230V ± 15％（AC170V 〜 264V）
47Hz 〜 440Hz
10ms 以下150W 以下
DC500V 絶縁抵抗において 5M Ω以上 外部端子一括と接地間

0 〜 +55 C，24 時間の平均温度 50 C 以下（機器の直下）− 25 〜 +85 C（ただし，データのバックアップは保証せず）
5 〜 95％ RH（結露なきこと）
腐食性ガスのなきこと

JIS B 3502 に準拠
周波数範囲 10 ≦ f ≦ 57Hz
定振幅振動
片振幅 0.075mm
57 ≦ f ≦ 150Hz 定加速度振動 加速度 9.8m/s2（1.0G）直交する 3 軸方向の各軸について 2 時間の振動を加える
JIS B 3502 に準拠
ピーク加速度 147m/s2（15G）
作用時間 11ms
直交する 3 軸方向の各軸について 2 回の衝撃を加える
JIS B 3502 に準拠

耐ノイズ

ファーストトランジェント／バーストノイズ 2kV（電源供給線のみ）
減衰振動波ノイズ
1kV（電源供給線のみ）
JIS B 3502 に準拠
ESD-1 8kV 10 回 接触放電法
保護接地：D 種接地
自然空冷

耐静電気放電接地
冷却方式

性能・機能仕様項目CPU

主メモリ
プログラムメモリ

データメモリ（1CPU あたり）

トレースメモリ（1CPU あたり）プログラム実行制御方式

様

512K ステップ相当
32768 ワード：データ（M）レジスタ
1024 ワード：システム（S）レジスタ
32768 ワード：入力（I）レジスタ
32768 ワード：出力（O）レジスタ
16384 ワード：共通定数（C）レジスタ
16384 ワード／ DWG：DWG（D）レジスタ（注）16384 ワード／ DWG：定数（♯）レジスタ（注）バッテリバックアップによって1 年以上保持（注）プログラムメモリと共用

32K ワード ×8：データトレース 16 点定義（注）32K ワード：故障トレース 500 項目定義（注）定周期スキャン方式：高速，低速の 2 レベル
高速スキャンタイム設定：1～300ms（0.1ms 単位）
低速スキャンタイム設定：1～300ms（0.1ms 単位）

ユーザー図面 / 関数

：最大 64 図面，図面の階層は 3 重まで始動図面（DWG.A）
高速スキャン処理図面（DWG.H） ：最大 200 図面，図面の階層は 3 重まで
低速スキャン処理図面（DWG.L） ：最大 800 図面，図面の階層は 3 重まで
割り込み処理図面（DWG.I）：最大 64 図面，図面の階層は 3 重まで
ユーザー関数：最大 500 関数
ステップ数：最大 500 ステップ / 図面
・図面の変更履歴あり ・図面ごとの秘密保持機能あり（属性設定可） ・調整画面あり

命令語

プログラム制御命令：14 種
直接入出力命令： 2種
リレー回路命令：14 種
論理演算命令： 3種

演算速度

リレー命令：0.05μs
加減算命令：0.1μs（整数演算時）

データタイプピット（リレー）：ON /OFF
整数：－32768～＋32767（8000H～7FFFH）
倍長整数：－2147483648～＋2147483647（80000000H～7FFFFFFFH）
38
38
実数：±（1.17×10 ～3.40×10 ），0（1CPU あたり）8仕

32 ビット汎用プロセッサ

数値演算命令 ：16 種
数値変換命令 ： 9 種
数値比較命令 ： 7 種
データ操作命令：26 種

基本関数命令：10 種DDC 命令 ：13 種SFC 命令： 8種
システム関数：12 種

合計：134 種

乗除算命令：0.1～0.3μs（整数演算時）

製品一覧
名

製品コード番号

内

PS-01
PS-02

87355-3100x-S010y
87317-1200x
87317-1210x

215IF（CP-215 電気）

87317-2153x-S020y

215IFQ（CP-215 光）

87317-2151x-S011y

216IF（CP-216）

87317-2161x-S021y

217IF（RS-232C/485）
218FXB（100M Ethernet 光）
218TXB（100M Ethernet 電気）
通信モジュール
218G（1G Ethernet 電気）

87317-2172x-S020y
87317-2187x-S030y
87317-2186x-S030y
87317-2189x-S040y

2530IF（Vnet/IP）

87355-2530x-S010y

260IF（DeviceNet）

87317-2600x-S020y

261IFM（Profibus-DP マスタ）87317-2611x-S020y

262IF（FL-net〈OPCN-2〉）

87317-2621x-S020y

シングル / マルチ / デュアル対応 MF
AC100V/DC100V 用
AC200V 用
レジスタ入力： 2048 ワード レジスタ出力： 512 ワード（最大）メッセージ伝送： メモバス手順 / 無手順
レジスタ入力： 2048 ワード レジスタ出力： 512 ワード（最大）メッセージ伝送： メモバス手順 / 無手順
レジスタ入出力： 1024 ワード
メッセージ伝送：メモバス手順 / 無手順
メッセージ伝送：メモバス手順 /MELSEC 手順 /OMRON 手順 / 無手順
メッセージ伝送：メモバス手順 /MELSEC 手順 /OMRON 手順 / 無手順
メッセージ伝送：メモバス手順 /MELSEC 手順 /OMRON 手順 / 無手順
メッセージ伝送：メモバス手順 /MELSEC 手順 /OMRON 手順 / 無手順
レジスタ入力： 1024 ワード レジスタ出力： 1000 ワード ( 最大 )メッセージ伝送： メモバス手順 / 無手順
レジスタ入出力： 1024 ワード（最大）メッセージ伝送： 256 バイト（最大）レジスタ入出力： 2048 ワード（最大）メッセージ伝送： 未サポート
レジスタ入出力： 8192 ビット（最大）+8192 ワード（最大）メッセージ伝送： 1024 バイト（最大）ローカル I/O モジュール DI：32 点 DO：32 点
ディジタル入力モジュール DI：64 点
ディジタル出力モジュール DO：64 点
カウンタ入力モジュール PI：4 点
アナログ入力モジュール AI：8 点
アナログ出力モジュール AO：4 点
マウントベース拡張モジュール
2000IO 接続用 IF モジュール
シングル対応ロングマウントベース（MF 用）
マルチ / デュアル対応ロングマウントベース（MF 用）
シングル / マルチ対応ロングマウントベース（拡張用）
デュアル対応ロングマウントベース（拡張用）（0.5m）EXIO 拡張ケーブル（1.0m）EXIO 拡張ケーブル（0.5m）2000I/O 拡張ケーブル
横型配置用（1.5m）2000I/O 拡張ケーブル（0.5m）2000I/O 拡張ケーブル
縦型配置用（1.5m）2000I/O 拡張ケーブル

MF モジュール
電源モジュール

称モジュール
マウントベース

入出力モジュール LIO-01
入力モジュール DI-01
出力モジュール DO-01
入力モジュール CNTR-01
入力モジュール AI-01
出力モジュール AO-01
拡張モジュール EXIOIF
2000IO 拡張モジュール 2000IOIF

ケーブル

87317-8000x
87317-8010x
87317-8020x
87317-8051x-S010y
87317-8030x
87317-8040x
87317-9000x
87317-9011x-S010y
87355-1100x
87355-1200x
87317-1100x
87317-1111x
87317-13001
87317-13101
YCN500001
YCN500002
87317-13200
87317-13300

CP-3550/MB-01
CP-3550/MB-02
MB-01
MB-02B
マウントベース JZCP-317130.F
拡張ケーブルJZCP-317131.F
JZMSZ-W20-1
2000I/OJZMSZ-W20-2
マウントベース

拡張ケーブル−−

容（注）製品コード番号は，製品改良のため予告なく変更することがあります。

外形寸法 mm10401046048091011112010460480280

10CP-3550（マウントベース CP-3550 /MB-02）

27.5

1 スロット幅モジュール

26225024011155

2 スロット幅モジュール

11150708212111

250

1012CP-3550（マウントベース CP-3550 /MB-01）

250

111120240

940200280200664040103 スロット幅モジュール

9Control Pack CP-3550
安全上のご注意

正しくご使用ください。
・ ご使用の前に取扱説明書とその他の付属書類をすべて熟読し，一般産業用コントローラです。
・ カタログに記載の製品は，コントローラの故障や誤作動が直接人命を脅かしたり，人体に危害を及ぼすおそれがある装置（原子力制御，航空宇宙機器，交通機器，医療機器，各種安全装置など）に使用する場合は，その都度検討が必要ですので，当社代理店または最寄りの営業所へご照会ください。
本製品が故障することにより，人命にかかわ・ 本製品は厳重な品質管理のもとに製造しておりますが，るような危険な状況，及び重要な設備などで重大な損失発生が予測される設備への適用に際しては，重大な事故にならないような安全装置を設置してください。
・ 配線工事は電気工事の専門家が行ってください。
・ お客様による製品の改造は行わないでください。

販売

株式会社 安川電機
東 京中 部
大 阪九 州支
支
支
支社
店
店
店

www.yaskawa.co.jp

TEL（03）5402-4525 FAX（03）5402-4581〒105-6891 東京都港区海岸 1 丁目 16 番 1 号ニューピア竹芝サウスタワー 8 階

TEL（0561）36-9314 FAX（0561）36-9311〒470-0217 愛知県みよし市根浦町 2 丁目 3 番 1 号

TEL（06）6346-4511 FAX（06）6346-4556〒530-0003 大阪市北区堂島 2 丁目 4 番 27 号 JRE 堂島タワー 4 階

TEL（092）288-7170 FAX（092）288-7179〒812-0892 福岡市博多区東那珂 1 丁目 14 番 20 号

●各地区の営業所は www.e-mechatronics.com の「サービス・サポート」でご確認ください。

製造･販売

安川オートメーション･ドライブ株式会社 www.yaskawa-ad.co.jp
本社
東 京 支 店
大 阪 支 店
九 州 支 店
札幌営業所
東北営業所
北関東営業所
横浜営業所
名古屋営業所
広島営業所
福岡営業所
八幡事業所
新田原事業所TEL（0930）25-4361

FAX（0930）25-4362〒824-8511 福岡県行橋市西宮市 2-13-1

TEL（03）5745-8010

FAX（03）5745-8028〒141-0032 東京都品川区大崎 1-11-1 ゲートシティ大崎ウエストタワー 7 階

TEL（06）6346-7300

FAX（06）6346-7310〒530-0003 大阪市北区堂島 2-4-27JRE 堂島タワー 7 階

TEL（093）588-2449

FAX（093）571-5850〒803-8530 北九州市小倉北区大手町 12-1

TEL（011）261-7361

FAX（011）222-4882〒060-0033 札幌市中央区北三条東 8-352

TEL（022）707-6000

FAX（022）707-6001〒982-0003 仙台市太白区郡山 5-7-23

TEL（048）871-6898

FAX（048）871-6899〒331-0812 さいたま市北区宮原町 2-77-3 安川電機関東ロボットセンタ内TEL（045）242-8471

FAX（045）242-8472〒231-0058 横浜市中区弥生町 2-15-1 ストークタワー大通り公園 III 502B 号

TEL（052）331-5312

FAX（052）322-1391〒460-0012 名古屋市中区千代田 4-23-2 第五富士ビル 5 階

TEL（082）535-0967

FAX（082）535-0969〒732-0824 広島市南区的場町 1-2-19 アーバス広島 7 階

TEL（092）288-7180

FAX（092）288-7187〒812-0892 福岡市博多区東那珂 1-14-20 安川メカトレック末松九機ビル内

TEL（093）288-4411

FAX（093）288-4456〒805-0058 北九州市八幡東区前田北洞岡 2-3

TEL（0930）23-1248

FAX（0930）23-0109〒824-0022 福岡県行橋市稲童高畑 466-1

アフターサービス

安川オートメーション･ドライブ株式会社 www.yaskawa-ad.co.jp
東京サービスセンタ
名古屋サービスセンタ
大阪サービスセンタ
九州サービスセンタ

TEL（03）5745-8045

FAX（03）5745-8027〒141-0032 東京都品川区大崎 1-11-1 ゲートシティ大崎ウエストタワー 7 階

TEL（052）331-5363

FAX（052）322-1391〒460-0012 名古屋市中区千代田 4-23-2 第五富士ビル 5 階

TEL（072）631-3531

FAX（072）631-3533〒567-0876 大阪府茨木市天王 1-3-17

TEL（0930）25-3909

FAX（0930）25-2966〒824-8511 福岡県行橋市西宮市 2-13-1

ご用命は本製品の最終使用者が軍事関係であったり , 用途が兵器などの製造用である場合には，｢外国為替及び外国貿易法｣の定める輸出規制の対象となることがありますので，輸出される際には十分な審査及び必要な輸出手続きをお取りください｡
製品改良のため，定格，仕様，寸法などの一部を予告なしに変更することがあります。

© 2003 YASKAWA AUTOMATION＆DRIVES CORP.
資料番号 KAJP C870355 00G <8>-0
Published in Japan 2024年 8月24-08-19