システムコントローラ

Control Pack CP-317M

高速 CPU を採用

鉄鋼プラントや上下水道などのシステム分野では，設備の長寿命化や機能の高度化，アプリケーション技術資産の継承が必要とされています。
当社システムコントローラ CP-317M は，従来機種 CP-317 との互換性を維持しながら，性能･機能･信頼性をさらに向上し，お客様のご要望にお応えいたします。

CP-317M は，中大規模プラントの主幹制御装置として使用されるシステムコントローラです。32 ビット高速プロセッサと高速大容量メモリを採用し，従来機種 CP-317 と機能･性能で上位互換性を持っています。演算性能は約 2 倍に高速化しており，将来的なアプリケーションの高度化によるスキャン処理時間増加にも対応できます。
また，高速化に伴う発熱に対しても設計の最適化を行い，冷却ファンを必要としない自然空冷で使用できます。

信頼性を向上する最新技術を搭載
大容量 FPGA を採用し，自己診断能力を向上しています。
さらに，ECC 機能付きバッテリバックアップメモリを採用し，高い信頼性を実現しています。

FPGA: Field Programmable Gate Array ( プログラマブル LSI)
ECC: Error Check Correct ( メモリエラー検出と訂正機能 )従来製品との互換性を維持
CP-317M は，ソフトウェア，外形寸法，バスインタフェース仕様･機能など，すべて CP-317 と互換性を持っています。オプション
モジュールもすべて使用可能であり，演算モジュール (CPU) を置き換えるだけで，既存システムを使用できます。

2

メモリ容量の最適化（シングル CPU とマルチ CPU が可能）
CPUは2種類(シングルCPU，マルチCPU)の構成が可能です。
マウントベースもショートとロングを準備しており，設備の規模や目的に応じて，プログラムメモリ û データメモリが最適なシステムを構築することができます。
シングル CPU

PS

通信，I/O インタフェースモジュールCPU

設備増設への対応（最大 4 ラック構成が可能）
拡張モジュール (EXIOIF) を使用することで，下図のように拡張ラックを 3 つ増設し，各種通信及び I/O モジュールを実装することができます。
最大実装モジュール数
モジュール名PS CPU CPU

PS

通信，I/O インタフェースモジュール

2各8合計 8合計 8
各8
制限なし

8拡張モジュール(EXIOIF)

ショートまたはロングマウントベースにCPUを1つ実装できます。

マルチ CPUモジュール数CPU
217IF, 2000IOIF, 260IF, 261IFM, 262IF
215IF, 215IFQ
218FXB, 218TXB, 218G
216IF, 2530IF
LIO-01, CNTR-01, AI-01, AO-01, DI-01, DO-01
EXIOIFPSCPU CPUPS

ロングマウントベースに CPU を 2 つ実装し，別々のソフトウェアを実行することができます。

ロングマウント
ベース ( 拡張用 )PS

プログラム設定により，各 CPU はスキャン同期またはスキャン非同期にて動作させることができます。

CPU 間は最大 32K 語の共有レジスタでデータの受け渡しが容易にできます。
( 注 ) 同一ラック上の CPU は，同一バージョン製品を使用してください。
同一システム上の別ラックでは，旧製品との混在が可能です。

オープンネットワークへ対応
PROFIBUS-DP，FL-net，DeviceNet な ど の 各 種 オ ー プ ン
ネットワークに対応しています。

3操作性

操作・保全を効率アップする EWS CP-717

高級･複雑化するシステムの設計から保守までをユーザーフレンドリーにサポートします。
大容量システムトレースが可能で，各コンポー
ネ ン ト か ら の RAS* 情 報 の 収 集 と 合 わ せ て，異常原因の早期発見に威力を発揮します。
Reliability ( 信頼性 ), Availability ( 稼働性 ),* : Serviceability( サービス性 )デスクトップ型 EWS CP-717

ノート型 EWS CP-717

高速リアルタイムネットワーク
CP-215 ま た は，Ethernet で 接続します。

Ethernet ま た は，RS -232 Cインタフェースで接続します。

CP 言語を踏襲したプログラミング

従来からのリレーシンボルによるシーケンス回路及び演算回路のラダープログラミング，SFC ( シーケンシャルファンクションチャート）によるプログラミングにより，簡単に操作が行えます。

ラダープログラム

SFC

ビジュアルプログラミング

表形式プログラムなどの直感的でビジュアルなプログラミングにより，一層の効率アップが図れます。また，プログラミング画面上のオンラインモニタリング機能などにより，リアルタイム性に優れた分かりやすいモニタリングができます。

定数表

インタロック表

調整パネルからプログラムレスで，制御パラメータの調整が行えます。

解析したいデータをトレースデータ定義画面に設定することにより，データを任意に呼び出して，リストまたはトレンドグラフで表示します。

容易なパラメータの調整

調整パネル

4

データトレースシステム構成例
Webクライアント

大型モニタ

Web端末

タブレット端末

LAN（Ethernetなど）
ルータ

HMI

（CP-5800)
コアネットワーク

HMI（CP-540）

データ収集装置（CP-ProFile）

CP-2530（Vnet/IP）・CP-215・CP-218（Ethernet）・CP-262（FL-net）

CP-317M

フィールドネットワーク

データ収集装置（CPTRACE-I）

EWS（CP-717）

CP-215・CP-216・CP-260・CP-261

リモート I/O

インバータ

他社 PLCなど

コンポーネント説明■ ネットワーク
CP-215：共有メモリ方式のサイクリック伝送とメッセージ伝送をもつ N:N の高速リアルタイムネットワーク。主にコント
ローラ間や HMI, EWS を接続します。
CP-2530（Vnet/IP）: サイクリック伝送とメッセージ伝送をもつ
N:N の高速リアルタイムネットワーク。
CP-218：Ethernet*1 通信で，主に計算機などを接続するネットワーク。MEMOBUS, 無手順はもちろん , MELSEC*2手順による接続が可能です。

CP-216：サ イ クリック 伝 送 とメッセ ー ジ 伝 送 を も つ 1:N のフィールドネットワーク。

CP-260（DeviceNet*3）/CP-261（PROFIBUS*4）：
サイクリック伝送をもつ 1:N のフィールドネットワーク。
他社 PLC などとの接続に適用します。
CP-262：共有メモリ方式のサイクリック伝送とメッセージ伝送をもつ N:N の高速リアルタイムネットワーク。

■ ヒューマンマシンインタフェース（HMI）
CP-540，CP-5800：
汎用のパーソナルコンピュータを使用した Windows*5 ベースの HMI。
■ エンジニアリングワークステーション（EWS）
CP-717：
エンジニアリング保守用のツール。1 台の EWS からネットワーク上のすべてのコントローラのエンジニアリングが可能です。

■ データ収集装置（CPTRACE-I, CP-ProFile）
プラントシステムの保全業務をサポートするツール。コントローラのレジスタデータを収集します。
: XEROX Corporation の商標です。
*12：：Ethernet：三菱電機株式会社の登録商標です。
*3：MELSEC：ODVA（Open DeviceNet Vendor Association）の商標です。
*4：DeviceNet：PROFIBUS Nutzerorganisation e.V. の商標です。
*5：PROFIBUS
Windows : Microsoft 社の商標です。
*5

製品仕様
一般仕様
一般仕様とは本製品が設置され使用できる電源仕様および環境仕様を示しています。特に例外仕様が示されない限り，下記の一般仕様が適用されますので，この仕様に示される環境に設置して使用してください。
なお，腐食性ガスなどのある環境でご使用の場合は，当社代理店または最寄りの営業所へご照会ください。
項目

仕様

電源仕様

PS-01 電源モジュール
定格電圧AC100V/DC100V
定格電圧 AC100V/AC115V ± 15% (AC85V 〜 132V)
47Hz 〜 440Hz
定格電圧 DC100V -10%，+40% (DC90V 〜 140V)

定格電圧AC200V

AC100V 電圧許容範囲
AC100V 周波数許容範囲
DC100V 電圧許容範囲
PS-02 電源モジュール

共AC200V 電圧許容範囲
AC200V 周波数許容範囲

通許容瞬時停電時間
消費電力
絶縁抵抗

環境条件
動作周囲温度
保存温度
動作周囲相対湿度
腐食性ガス
機械的稼働条件
耐振動

耐衝撃
電気的稼働条件

定格電圧 AC200V/AC230V ± 15% (AC170V 〜 264V)
47Hz 〜 440Hz
10ms 以下150W 以下
DC500V 絶縁抵抗において 5MW 以上 外部端子一括と接地間

0 〜 +55˚C，24 時間の平均温度 50 C 以下 ( 機器の直下 )-25 〜 +85˚C ( ただし，データのバックアップは保証せず )5 〜 95％ RH ( 結露なきこと )腐食性ガスのなきことJIS B 3502 に準拠
周波数範囲 5 f<9Hz
定振幅振動
片振幅 3.5mm
9 f 150Hz 定加速度振動 加速度 9.8m/s2 (1.0G)直交する 3 軸方向の各軸について 10 掃引の振動を加える
JIS B 3502 に準拠
ピーク加速度 147m/s2 (15G)
作用時間 11ms
直交する 3 軸方向の各軸について 3 回の衝撃を加える
JIS B 3502 に準拠

耐ノイズ

ファーストトランジェント / バーストノイズ

JIS B 3502 に準拠
4kV 10 回 接触放電法
保護接地 : D 種接地

耐静電気放電接地
冷却方式

2kV ( 電源供給線のみ )自然空冷

性能・機能仕様
項目

CPU

主メモリ
プログラムメモリ

データメモリ(1CPU あたり)

トレースメモリ(1CPU あたり)プログラム実行制御方式

ユーザー図面 / 関数
(1CPU あたり)

命令語

演算速度

データタイプ6仕様

32 ビット汎用プロセッサ
128K ステップ相当
32768 ワード : データ (M) レジスタ1024 ワード : システム (S) レジスタ
32768 ワード : 入力 (I) レジスタ
バッテリバックアップによって32768 ワード : 出力 (O) レジスタ
1 年以上保持32768 ワード : 共通定数 (C) レジスタ()注( 注 ) プログラムメモリと共用
16384 ワード /DWG : DWG (D) レジスタ
16384 ワード /DWG : 定数 ( ) レジスタ ( 注 )(注)
32K ワード ×8：データトレース 16 点定義
32K ワード：故障トレース 500 項目定義 ( 注 )定周期スキャン方式：高速，低速の 2 レベル
高速スキャンタイム設定：1～300ms (0.1ms 単位 )低速スキャンタイム設定：1～300ms (0.1ms 単位 ): 最大 64 図面，図面の階層は 3 重まで始動図面 (DWG.A)
高速スキャン処理図面 (DWG.H) : 最大 200 図面，図面の階層は 3 重まで
低速スキャン処理図面 (DWG.L) : 最大 500 図面，図面の階層は 3 重まで: 最大 64 図面，図面の階層は 3 重まで
割り込み処理図面 (DWG.I): 最大 500 関数
ユーザー関数: 最大 500 ステップ / 図面
ステップ数

・図面の変更履歴あり ・図面ごとの秘密保持機能あり（属性設定可） ・調整画面あり
プログラム制御命令 : 14 種
数値演算命令 : 16 種
基本関数命令 : 10 種
: 2種
: 13 種
直接入出力命令
数値変換命令 : 9 種
DDC 命令: 14 種: 8種
リレー回路命令
数値比較命令 : 7 種SFC 命令: 3種
論理演算命令データ操作命令 : 25 種システム関数 : 12 種
合計 : 133 種
リレー命令 : 0.05 µ s
乗除算命令 : 0.1～0.3 µ s ( 整数演算時 )加減算命令 : 0.1 µ s ( 整数演算時 )ピット ( リレー ) : ON/OFF: -32768～+32767 (8000H～7FFFH)
整数: -2147483648～+2147483647（80000000H～7FFFFFFFH)
倍長整数: ± (1.17×10-38～3.40×1038) ，0
実数

製品一覧
名

CPU モジュール
電源モジュール

モジュール

通信モジュール

称

製品コード番号

PS-01
PS-02

87317-3500x-S060y
87317-1200x
87317-1210x

215IF (CP-215 電気 )87317-2150x-S011y

215IFQ (CP-215 光 )87317-2151x-S011y

216IF (CP-216)

87317-2160x-S020y

217IF (RS-232C / 485)
218FXB (100M Ethernet 光 )218TXB (100M Ethernet 電気 )218G（1G Ethernet 電気）

87317-2170x-S011y
87317-2187x-S020y
87317-2186x-S020y
87317-2189x-S040y

CP-2530（V-net/IP）

87355-2530x-S010y

260IF (DeviceNet)

87317-2600x-S020y261IFM (Profibus-DP)

87317-2610x-S010y

262IF (FL-net)

87317-2620x-S010y

マウントベース

入出力モジュール
LIO-01
入力モジュール
DI-01
出力モジュール
DO-01
入力モジュール
CNTR-01
入力モジュール
AI-01
出力モジュール
AO-01
拡張モジュール
EXIOIF
2000IO 拡張モジュール
2000IOIF

ケーブル

MB-01
MB-03
MB-05*JZCP-317130.F
JZCP-317131.F
JZMSZ-W20-1
JZMSZ-W20-2

マウントベース
マウントベース
拡張ケーブル2000I/O

拡張ケーブル−−

87317-8000x
87317-8010x
87317-8020x
87317-8050x-S010y
87317-8030x
87317-8040x
87317-9000x
87317-9010x-S010y
87317-1100x
87317-1120x
87317-1160x
87317-13001
87317-13101
YCN500001
YCN500002
87317-13200
87317-13300

内容
シングル / マルチ対応 CPU
AC100V/DC100V 用
AC200V 用
レジスタ入力 ：2048 ワード
レジスタ出力：512 ワード ( 最大 )メッセージ伝送：メモバス手順 / 無手順
レジスタ入力 ：2048 ワード
レジスタ出力：512 ワード ( 最大 )メッセージ伝送：メモバス手順 / 無手順
レジスタ入出力：1024 ワード
メッセージ伝送：メモバス手順 / 無手順
メッセージ伝送：メモバス手順 /MELSEC 手順 /OMRON 手順 / 無手順
メッセージ伝送：メモバス手順 /MELSEC 手順 /OMRON 手順 / 無手順
メッセージ伝送：メモバス手順 /MELSEC 手順 /OMRON 手順 / 無手順
メッセージ伝送：メモバス手順 /MELSEC 手順 /OMRON 手順 / 無手順
レジスタ入力 ：1024 ワード
レジスタ出力：1000 ワード（最大）メッセージ伝送：メモバス手順 / 無手順
レジスタ入出力：1024 ワード ( 最大 )メッセージ伝送：256 バイト ( 最大 )レジスタ入出力：2048 ワード ( 最大 )メッセージ伝送：未サポート
レジスタ入出力：8096 ワード +8096 ビット ( 最大 )メッセージ伝送：512 ワード
ローカル I/O モジュール
DI ：32 点 DO：32 点
ディジタル入力モジュール DI ：64 点
ディジタル出力モジュール DO：64 点
カウンタ入力モジュール
PI ：4 点
アナログ入力モジュール
AI ：8 点
アナログ出力モジュール
AO ：4 点
マウントベース拡張モジュール
2000IO 接続用 IF モジュール
シングル / マルチ対応ロングマウントベース
シングル対応ショートマウントベース（8 スロット）
シングル対応ショートマウントベース（4 スロット）（0.5m）EXIO 拡張ケーブル（1.0m）EXIO 拡張ケーブル（0.5m）2000I/O 拡張ケーブル
横形配置用（1.5m）2000I/O 拡張ケーブル（0.5m）2000I/O 拡張ケーブル
縦形配置用（1.5m）2000I/O 拡張ケーブル*：CP-317M/CPU（シングル）との組合せでのみ使用できます。
（注）製品コード番号は，製品改良のため予告なく変更することがあります。

外形寸法 mm1025104604801091111201010295315

ショートマウントベース (MB-03)

ロングマウントベース (MB-01)

2002506251025240250

111120240250

9250

25200200250

66252510111

27.5

1 スロット幅モジュール

11155

2 スロット幅モジュール

9111
12010185205

10

ショートマウントベース (MB-05)

7Control Pack CP-317M
安全上のご注意・ ご使用の前に取扱説明書とその他の付属書類をすべて熟読し，正しくご使用ください。
・ カタログに記載の製品は，一般産業用コントローラです。
・ 本製品の故障や誤作動が直接人命を脅かしたり，人体に危害を及ぼすおそれがある装置（原子力制御，航空宇宙機器，交通機器，医療機器，各種安全装置など）に使用する場合は，その都度検討が必要ですので，当社代理店または最寄りの営業所へご照会ください。
・ 本製品は厳重な品質管理のもとに製造しておりますが，本製品が故障することにより，人命にかかわるような危険な状況，及び重要な設備などで重大な損失発生が予測される設備への適用に際しては，重大な事故にならないような安全装置を設置してください。
・ 配線工事は電気工事の専門家が行ってください。
・ お客様による製品の改造は行わないでください。

販売

株式会社 安川電機
東 京中 部
大 阪九 州支
支
支
支社
店
店
店

www.yaskawa.co.jp

TEL（03）5402-4525 FAX（03）5402-4581〒105-6891 東京都港区海岸 1 丁目 16 番 1 号ニューピア竹芝サウスタワー 8 階

TEL（0561）36-9314 FAX（0561）36-9311〒470-0217 愛知県みよし市根浦町 2 丁目 3 番 1 号

TEL（06）6346-4511 FAX（06）6346-4556〒530-0003 大阪市北区堂島 2 丁目 4 番 27 号 JRE 堂島タワー 4 階

TEL（092）288-7170 FAX（092）288-7179〒812-0892 福岡市博多区東那珂 1 丁目 14 番 20 号

●各地区の営業所は www.e-mechatronics.com の「サービス・サポート」でご確認ください。

製造･販売

安川オートメーション･ドライブ株式会社 www.yaskawa-ad.co.jp
本社
東 京 支 店
大 阪 支 店
九 州 支 店
札幌営業所
東北営業所
北関東営業所
横浜営業所
名古屋営業所
広島営業所
福岡営業所
八幡事業所
新田原事業所TEL（0930）25-4361

FAX（0930）25-4362〒824-8511 福岡県行橋市西宮市 2-13-1

TEL（03）5745-8010

FAX（03）5745-8028〒141-0032 東京都品川区大崎 1-11-1 ゲートシティ大崎ウエストタワー 7 階

TEL（06）6346-7300

FAX（06）6346-7310〒530-0003 大阪市北区堂島 2-4-27JRE 堂島タワー 7 階

TEL（093）588-2449

FAX（093）571-5850〒803-8530 北九州市小倉北区大手町 12-1

TEL（011）261-7361

FAX（011）222-4882〒060-0033 札幌市中央区北三条東 8-352

TEL（022）707-6000

FAX（022）707-6001〒982-0003 仙台市太白区郡山 5-7-23

TEL（048）871-6898

FAX（048）871-6899〒331-0812 さいたま市北区宮原町 2-77-3 安川電機関東ロボットセンタ内TEL（045）242-8471

FAX（045）242-8472〒231-0058 横浜市中区弥生町 2-15-1 ストークタワー大通り公園 III 502B 号

TEL（052）331-5312

FAX（052）322-1391〒460-0012 名古屋市中区千代田 4-23-2 第五富士ビル 5 階

TEL（082）535-0967

FAX（082）535-0969〒732-0824 広島市南区的場町 1-2-19 アーバス広島 7 階

TEL（092）288-7180

FAX（092）288-7187〒812-0892 福岡市博多区東那珂 1-14-20 安川メカトレック末松九機ビル内

TEL（093）288-4411

FAX（093）288-4456〒805-0058 北九州市八幡東区前田北洞岡 2-3

TEL（0930）23-1248

FAX（0930）23-0109〒824-0022 福岡県行橋市稲童高畑 466-1

アフターサービス

安川オートメーション･ドライブ株式会社 www.yaskawa-ad.co.jp
東京サービスセンタ
名古屋サービスセンタ
大阪サービスセンタ
九州サービスセンタ

TEL（03）5745-8045

FAX（03）5745-8027〒141-0032 東京都品川区大崎 1-11-1 ゲートシティ大崎ウエストタワー 7 階

TEL（052）331-5363

FAX（052）322-1391〒460-0012 名古屋市中区千代田 4-23-2 第五富士ビル 5 階

TEL（072）631-3531

FAX（072）631-3533〒567-0876 大阪府茨木市天王 1-3-17

TEL（0930）25-3909

FAX（0930）25-2966〒824-8511 福岡県行橋市西宮市 2-13-1

ご用命は本製品の最終使用者が軍事関係であったり , 用途が兵器などの製造用である場合には，｢外国為替及び外国貿易法｣の定める輸出規制の対象となることがありますので，輸出される際には十分な審査及び必要な輸出手続きをお取りください｡
製品改良のため，定格，仕様，寸法などの一部を予告なしに変更することがあります。

© 2007 YASKAWA AUTOMATION＆DRIVES CORP.
資料番号 KAJP C870317 00C <8>-0
Published in Japan 2024年 8月
24-08-19