Note d'application du Wall Connector
Gestion dynamique de l'énergie

Aperçu........................................................................2
Équipement requis................................................ 3
Installer le compteur d'énergie.........................4
Mise en service du système............................... 9
Dépannage..............................................................13Signal sonore du compteur d'énergie...........................13Signal LED du compteur d'énergie................................14
Valeur de TC négative du site..........................................14

Historique des versions...................................... 15APERÇUComme décrit dans le manuel d'installation du Wall Connector, le Wall Connector de troisième génération
doit être installé avec un disjoncteur de 40 A pour une puissance de sortie maximale. Si la capacité dutableau électrique n'est pas suffisante pour un disjoncteur 40 A, un disjoncteur plus petit peut être installé
avec une configuration d'ampérage inférieure de la manière suivante :Disjoncteur (ampères) Sortie maximale(ampères)Sortie électriquemonophasée de 230 V (kW)Sortie électrique triphaséede 400 V (kW)4032

7,422,132

25

5,8

17,32520

4,613,820163,71116

133916

10

2,36,910

8

1,85,510

6

1,44,1

L'alternative à un disjoncteur plus petit est une mise à niveau coûteuse du tableau.
La gestion dynamique de l'énergie est une nouvelle fonctionnalité qui permet au Wall Connector d'adapter
dynamiquement la puissance de charge des VE en fonction des relevés de la charge globale du tableau. Un
compteur d'énergie est installé pour surveiller le courant actif dans le tableau ; lorsque les charges dutableau sont réduites, le Wall Connector est en mesure d'augmenter le courant de charge jusqu'à une limite
fixée par l'installateur.
REMARQUE : Cette fonction n'est pas prise en charge pour les connexions triphasées en triangle(typiquement 230 V L-L) ou les connexions ouvertes en étoile. Les connexions au réseau les plus
courantes sont prises en charge :• Monophasé 230 V P-N• Triphasé 400 V L-L (en étoile avec neutre)
REMARQUE : Si Neurio perd la connexion avec le Wall Connector, la sortie maximale est par défaut de6A afin de ne pas surcharger le système.

Configurations système prises en charge
La gestion dynamique de l'énergie est compatible avec les systèmes monophasés ou triphasés où un seul
Wall Connector est installé. D'autres configurations système ne sont pas prises en charge pour le moment.

Note d'application du Wall Connector Gestion dynamique de l'énergie

2

ÉQUIPEMENT REQUIS
L'équipement suivant est requis-:• Kit de compteur d'énergie-:◦ Réf. Tesla 1938241-01-A (inclut (1) TC)◦ Réf. Tesla 1938241-02-A (inclut (3) TC)

1Compteur d'énergie

2

Transformateurs de courant (TC)

3Faisceau de ligne de tension

4Faisceau de communication RS-485
REMARQUE : Le compteur d'énergie doit être acheté auprès de Tesla, car il est livré avec lemicrologiciel requis pour cette application• Écrous à levier Wago à 3, 4 et 5 positions pour l'épissage du faisceau de communication et du faisceaude tension du compteur d'énergie
REMARQUE : L'antenne Wi-Fi incluse dans le kit du compteur d'énergie n'est pas utilisée.

Note d'application du Wall Connector Gestion dynamique de l'énergie

3

INSTALLER LE COMPTEUR D'ÉNERGIEATTENTION : Ne jamais effectuer de travail sur des circuits sous tension. Mettre le tableau électriquehors tension avant de continuer.
1. Fixer la plaque de montage du compteur d'énergie à l'intérieur du tableau électrique et pousser lecompteur sur la plaque.
REMARQUE : Le compteur d'énergie nécessite un espace de 203 x 203 x 102 mm à l'intérieur
du tableau électrique. Cette marge permet de disposer de l’espace nécessaire pour acheminerles câbles vers le compteur d'énergie.
REMARQUE : Le compteur d'énergie peut être installé à une distance maximale de 120 m duWall Connector (connexion câblée RS-485).
2. Câblez les prises de tension du compteur-:a. Connectez les fils du faisceau de ligne de tension à un disjoncteur dédié (ne dépassant pas 20A) de la phase correspondante à l'intérieur du tableau de distribution-:
Port du faisceau de tension/Couleur de fil

Raccordement au tableau de distribution

A/Marron

Borne de disjoncteur L1

B/NoirBorne de disjoncteur L2

C/GrisBorne de disjoncteur L3

N/Beu

Barre de distribution Neutreb. Branchez le faisceau de ligne de tension sur le compteur.
REMARQUE : Si aucun disjoncteur dédié n'est disponible, le faisceau de ligne de tension
peut être épissé aux disjoncteurs existants si cela est autorisé par votre juridiction.

Note d'application du Wall Connector Gestion dynamique de l'énergie

4

INSTALLER LE COMPTEUR D'ÉNERGIE
Figure 1. Faisceau de ligne de tension câblé à un disjoncteur dédié (haut) ou épissé à undisjoncteur existant (bas) (monophasé)Note d'application du Wall Connector Gestion dynamique de l'énergie5

INSTALLER LE COMPTEUR D'ÉNERGIEFigure 2. Faisceau de ligne de tension câblé à un disjoncteur dédié (haut) ou épissé à undisjoncteur existant (bas) (triphasé)

3. Installez les transformateurs de courant-:a. Fixez les TC autour de ligne 1, ligne 2 et ligne 3 - les conducteurs principaux alimentant letableau.

Note d'application du Wall Connector Gestion dynamique de l'énergie

6

INSTALLER LE COMPTEUR D'ÉNERGIEREMARQUE : Veillez à ce que l'étiquette "Source de ce côté" soit orientée à l'opposé desdisjoncteurs et soit face au réseau.
Figure 3. Orientation du TC par rapport au flux d'énergie (étiquette face à la sourced'alimentation, dans ce cas le réseau)b. Branchez les TC sur le compteur-:i. Le TC mesurant la ligne-1 peut être branché sur le port-1 ou le port-4.
ii. Le TC mesurant la ligne-2 doit être branché sur le port-2.
iii. Le TC mesurant la ligne-2 doit être branché sur le port-2.
REMARQUE : Il est essentiel que chaque TC dispose de la référence de tension correcte.
Assurez-vous que le TC est branché sur le port correct en fonction de la phase qu'ilmesure.
Figure 4. TC mesurant le système monophasé (TC sur L1, branché sur le port 1)

4. Établissez une connexion RS-485 câblée entre le compteur d'énergie et le Wall Connector à l'aide dufaisceau de câbles à deux conducteurs fourni-:a. Branchez le faisceau de câbles fourni sur le port.
b. Prolongez les fils du faisceau en épissant le câble à paires torsadées blindée 1,5 mm2 jusqu'aufaisceau.
Note d'application du Wall Connector Gestion dynamique de l'énergie

7

INSTALLER LE COMPTEUR D'ÉNERGIE
c. Le cas échéant, posez le conducteur de drainage sur la barre de mise à la terre du tableau.
d. Identifiez les bornes au dos du Wall Connector.
e. Reliez le fil correspondant au fil rouge du faisceau au port rouge, et le fil noir au port blanc.

f. Contrôlez que les fils de communication ne soient pas pincés lors du montage du WallConnector sur le boîtier de fil.

5. Mettez le tableau sous tension et activez le ou les disjoncteurs. Le compteur d'énergie émettra unsignal sonore une fois sous tension.

Note d'application du Wall Connector Gestion dynamique de l'énergie

8

MISE EN SERVICE DU SYSTÈME
1. Éteindre le(s) onduleur(s) solaire(s) avant la mise en service. L’arrêt de la production solaire garantit
que la fonction CT peut être confirmée car toutes les mesures CT doivent être positives lorsqu’il n’y apas d’énergie solaire.
2. Assurez-vous que le disjoncteur alimentant le compteur Neurio a été activé.
3. Suivez la procédure standard de mise en service du Wall Connector décrite dans Tesla One (voirConfiguration du Wall Connector dans Tesla Pros pour obtenir des instructions complètes).
4. Assurez-vous que le Wall Connector a été mis à jour vers la version 23.8.1 ou supérieure dumicrologiciel. Si le Wall Connector n'est pas connecté au Wi-Fi, suivez la procédure de mise à jour horsligne du micrologiciel.
5. Une fois la connexion établie, le compteur Neurio sera automatiquement détecté. Sélectionnez
Compteur pour configurer les TC et définir la limite maximale des conducteurs.

Note d'application du Wall Connector Gestion dynamique de l'énergie

9MISE EN SERVICE DU SYSTÈME
6. Sélectionnez le compteur Neurio pour configurer les TC.

Note d'application du Wall Connector Gestion dynamique de l'énergie

10

MISE EN SERVICE DU SYSTÈME
7. Pour chacun des TC connectés, sélectionnez le TC et réglez Position sur Conducteur.

8. Sur l'écran du Compteur, définissez la limite maximale des conducteurs. Cette valeur doit être égale à
80 % de la limite nominale du tableau électrique.
◦ Voir Aperçu à la page 2 pour connaître les options de taille de disjoncteur et le courant
permanent maximal admissible du conducteur pour chaque taille de disjoncteur.
◦ Par exemple, le courant permanent maximal admissible pour un disjoncteur 63 A serait 50 A.

Note d'application du Wall Connector Gestion dynamique de l'énergie

11

MISE EN SERVICE DU SYSTÈME

9. Testez le système en allumant des charges importantes dans le tableau et en vous assurant que le WallConnector ajuste correctement son taux de charge. Il est également possible de régler
temporairement le courant maximal du conducteur à un niveau inférieur à la limite réelle du tableauélectrique mesuré. Par exemple, si la limite du conducteur est de 50 A, réglez le courant
temporairement sur 32 A. Confirmez que cette limite de courant est maintenue par le Wall Connector
en activant certaines charges dépassant cette limite.

Note d'application du Wall Connector Gestion dynamique de l'énergie12

DÉPANNAGE
Signal sonore du compteur d'énergieTableau 1.
Égaliseur

Signification

Description

Contrôle de la tension

Un bip sonore pour chaque fil de tension connecté.

Signal sonore court

Démarrage du réseau WiFi du compteur d'énergie

Le compteur d'énergie a commencé à héberger sonpropre réseau Wi-Fi. Vous pouvez vous connecter à ce
réseau pour configurer le compteur d'énergie et leconnecter à votre propre réseau Wi-Fi.

Bip long

Avertissement de tension(conditionnel)

Indique que deux fils sont connectés à la même phase.

Bips courts

Connexion réussie duSignaux sonores longs compteur d'énergie au
réseauÉchec de l'égaliseur

Le compteur d'énergie n'apas pu se connecter auréseau

Le compteur d'énergie s'est correctement connecté àvotre réseau Wi-Fi.

Le compteur d'énergie n'a pas pu se connecter à votreréseau Wi-Fi. Le compteur d'énergie va maintenant
recommencer à héberger son propre réseau Wi-Fi
pour vous permettre de vous y reconnecter et de saisir
à nouveau les informations d’identification Wi-Fi.

Note d'application du Wall Connector Gestion dynamique de l'énergie

13

DÉPANNAGE
Signal LED du compteur d'énergieTableau 2. Signal LED du compteur d'énergieLED

StatutComportement

Bleu, puis vert Clignote en bleu, puis devient vert fixe (que le filde communication soit connecté ou non).

Le compteur d'énergie est sous tension

Vert et rouge

Le compteur d'énergie communiqueavec le Wall Connector

Clignote en vert et rouge

Valeur de TC négative du site
Les valeurs de TC dans l'Assistant de mise en service doivent être positives. Si une valeur de TC est
négative-:
1. Confirmez que toutes les productions solaires ont été mises hors tension. La production solairesupérieure à la consommation domestique peut donner lieu à des relevés négatifs
2. Confirmez que le TC est orienté correctement, avec l'étiquette "Source de ce côté" faisant face auréseau. Si le TC n'est pas orienté correctement, inversez-le manuellement ou cochez la case Inverser
dans l'Assistant de mise en service.

Note d'application du Wall Connector Gestion dynamique de l'énergie

14

HISTORIQUE DES VERSIONS
Révision DateDescription

1.0

2023-09-13 Publication initiale

1.1

2023-11-21• Mise à jour destinée à refléter l'utilisation de Gestion dynamique de l'énergie
comme nom de la fonctionnalité• Mise à jour destinée à refléter Tesla One l'expérience de mise en service

1.2

2024-01-22• Mise à jour de Présentation à la page 2 pour inclure une note et une nouvellesection sur les configurations système prises en charge• Mise à jour de Indication des LED du compteur d'énergie à la page 14,
suppression des anciens états et ajout d'états lors de la mise sous tension etde la communication avec le WC

Note d'application du Wall Connector Gestion dynamique de l'énergie15