MD1-BK

万が一、足りないものがあるときや、破損していたときには、すぐにお買上げの販売店まで、お申し出ください。
14 アフターサービス
浄水器

8 水栓への取り付け

浄水器 クリンスイ MD1-BK
日

MD1-BK

7 取付部品の選定

MD1-BK

浄水カートリッジ交換日シール 1枚
取扱説明書 1冊

本体貼付けラベル 1枚
B タイプ

C タイプ

Ａタイプ 16mm
Ｂタイプ Ｗ22
Ｃタイプ Ｍ24
A タイプ1個付） 装着した状態です。

※イラストはカートリッジカバーを

2 安全上の注意

5 各部のなまえ

ここに示した注意は、状況により重大な結果に結びつく可能性があります。
いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ずお守りください。
指示

次のような記号を警告表示として使用しています●くみ置きした浄水は、なるべく早く使用する。
・残留塩素(カルキ)が除去されているため雑菌が繁殖しやすくなっています。
くみ置きする時は蓋付の清潔な容器を使用し、冷蔵庫で保管してください。

●半月以上使用しなかった場合は、浄水カートリッジを交換する。
●浄水出口は、手で触らない。

禁止

必ずしてほしい『指示』
内容を表します。

・残留塩素(カルキ)の除去が不十分な場合、魚が死ぬおそれがあります。

・他の機器をこわすおそれがあります。

●火気や高温物の近くに設置しない。
・熱による変形や故障、水もれの原因となります。

浄水異常、水もれ、破損事故のおそれがあります

体調を損なうおそれがあります。

・破損、水もれの原因となります。
本品の常用使用圧力は0.07〜0.35MPaです。
・流量が多いと、浄水能力が十分に発揮されないおそれがあります。

●内部を凍結させない。
●｢原水｣や｢シャワー｣側は60℃以上のお湯を通さない。
●｢浄水｣側へは35℃以上のお湯を通さない。

・破損や怪我をするおそれがあります。

カートリッジカバー

・活性炭の機能が低下し、吸着した成分(臭いなど)が浄水中に出てくるおそれがあります。
・誤ってお湯を通した場合はしばらく水を流してからご使用ください。

3 使用上の注意

回転リング●混合水栓に取り付けた場合。

蛇口シールパッキン

・まれに給湯器のガス着火が悪くなることがあります。
・給湯設備に逆止弁が付いていないときには、給湯器の安全弁がはたらくことがあります。
・水圧の低い場所や、貯湯式給湯器をご使用のときに、シャワーの湯温が安定しないことがあります。
・水栓や水栓部品の破損などは保証対象外とさせていただいておりますのでご了承ください。

取付ネット
切替ダイヤル
切替表示●温泉水・井戸水など異物を多く含む水にはご使用になれません。
●水に溶け込んでいる塩分（海水）、金属イオン類（鉛は除く）は除去できません。
また、硬水を軟水に変えることはできません。
●カートリッジカバーは浄水カートリッジ用のカバーです。別の用途として使用しないでください。
●本製品は日本国内仕様です。日本国外で使用された場合、弊社は責任を負いかねます。
(This product is designed for use in Japan only. The warranty is void outside Japan.)●浄水出口をふさいだり、他の機器を接続しない。
●お手入れの際に洗剤、アルコール、メラミンスポンジなどを使わない。
・本体の割れ・キズ・変色・変形・塗装剥がれ・印字剥がれの原因となります。

禁止・無理やりひねると破損の原因になります。

●浄水は養魚用などには使用しない。

製品の取り付けについて●元止め式瞬間湯沸し器や、元止め式電気温水器には接続しない。

してはいけない『禁止』内容を表します。
禁止

注意●水道水の水質基準に適合した水でご使用ください。

●本体と浄水カートリッジは必ずセットで使う。
●水の出し止め(ON／OFF)はゆっくり行う。
●浄水の流量が少なくなったら、浄水カートリッジを交換する。
●水圧の高い場所などでは、流量を減らして使用する。

●万が一使用している部材、製品に破損がある場合、破損した箇所は触らない。
・けがをするおそれがあります。破損がある場合は直ちに使用を停止し、「クリンスイサービスセンターSC係0120-086-866」にお問い合せの上、新しい製品に交換してください。

指示●本体を水中に沈めない。
●本体、浄水カートリッジは分解しない。

浄水の取り扱いについて●毎日の使用開始時は、浄水を10秒以上流してから使用する。

●カートリッジカバーを落下させない。

・浄水出口を清潔に保つため。

●浄水カートリッジ交換後や2日以上使わなかったときには、浄水を1分以上流してから使用する。
・浄水出口を清潔に保つため。

●カートリッジカバーを付けた状態で浄水カートリッジ交換しない。

禁止

・雑菌が繁殖するおそれがあります。

けがをしたり、周辺の家財に損害を与える可能性のある内容を表します。

注意月

取付部品セット 各1個
MDC01S

指示名年

6 浄水カートリッジの取り付け/ 交換

本体 1個

禁止

住所・店名・電話

ご契約店

三菱ケミカル・クリンスイ株式会社

お客様品

年月日

期間（購入日より）1年（浄水カートリッジを除く）

5 各部のなまえ
4 性能を発揮するためのお願い
3 使用上の注意
2 安全上の注意
1 全部そろっていますか（浄水カートリッジ目次

1 全部そろっていますか

浄水器保証書指示0120−086−866

クリンスイサ−ビスセンターSC係 受付時間 平日10：00〜17：00／土・日・祝日休み

総販売元

浄水器

13 仕様・性能
12 故障かな？と思ったら11 お手入れ
10 浄水カートリッジの交換時期について
9 使いかたご契約

保証期間〈保証規定〉
1. 保証期間内に取扱説明書、本体貼り付けラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。本書記載内容にもとづき無料修理いたします。
2.ご転居、ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼できない
場合は、クリンスイサ−ビスセンターSC 係 0120− 086−866 へご相談ください。
3. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
イ. 消耗品である浄水カートリッジ、パッキンなどの代金および交換作業費
ロ. 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
ハ. お買い上げ後の落下などによる故障および損傷
ニ. 火災、地震、水害、落雷その他天災地変、公害による故障および損傷
ホ. 本書の提示がない場合ヘ. 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
5. お客様のご事情により出張修理を依頼された場合は、出張に要する実費を申し受けます。
※本書の内容並びにご不明の点は、お買上げの販売店またはクリンスイサ−ビスセンターSC 係 0120−086− 866 にご相談ください。
※保証書に記載された個人情報はアフターメンテナンスや点検の実施に利用させていただく場合がありますのでご了承ください。

（本書は再発行致しませんので大切に保管してください。）

浄水カートリッジ

チェックウィンドー
水抜き穴●下から見た図4 性能を発揮するためのお願い

シャワー出口●断水後や、長時間使用しなかったときには、しばらく原水を流してからご使用ください。

浄水出口

原水出口

・浄水カートリッジを長持ちさせるためです。

●浄水は飲料水や料理にご使用ください。
・洗い物などにも使うと、浄水カートリッジの交換時期が大幅に短くなることがあります。

※カートリッジカバー内面に色ムラがありますが、製造工程で発生したものであり異常ではありません。

6 浄水カートリッジの取り付け／交換

パイプの先端がふくらんだ蛇口
先のふくらんだ丸型蛇口

その他の水栓（先がストレート）

直径13mm以上
直径24mm未満

泡沫金具をはずす

Aタイプ
16mm
白色19mmグレーBタイプ

8 水栓への取り付け

Cタイプ

A

丸型蛇口

B

●浄水カートリッジ交換後はカートリッジカバーを浄水カートリッジに装着してご使用ください。
●ご使用済みの浄水カートリッジは、プラスチック製品としてお住まいの自治体の区分に従って廃棄してください。

C
オプションアダプターの無料取り寄せについて【対象タイプ】A タイプ 19mm(グレー色 )、B タイプ M22(グレー色 )、C タイプ W23( 白色 )、D タイプ

W22（白色）・断熱キャップの部品欠落や破損は水もれの原因となります。

B タイプ

C タイプ

9 使いかた水の出し止め(ON／OFF)は水栓で行い、吐水種類は本体横のダイヤルで切り替えます。

」にあわせる●(原水)シャワー●浄水(ストレート)

ダイヤルを「ダイヤルを「」にあわせる

はめる

蛇口に3 回転リングを上にして、泡沫用リングを締め付ける

M24（グレー色）
部品を締め付け過ぎないようにご注意ください。

工具が必要な場合もあります。

回転リングにビス止ネジ4本を仮止め1 メ用リングを入れる
2 する

その他の水栓10mm（先がストレート）以上
直径13mm以上
直径24mm未満

蛇口に本体を下から強パ ッキン を 挿 入して、4 く押しあてながら、5 回転リングをしっ
3 平本体切替部に回転リングをビスかりと締め付けて1回転ぐらい回して、軽く固定する

直径13ミリ未満
または
直径24ミリ以上

シャワー蛇口外形が四角や楕円の蛇口

センサー蛇口12 故障かな？と思ったら浄水カートリッジの交換時期の目安は3ヶ月です（1日10L使用した場合）。

症

状

浄水カートリッジの交換時期は、使用水量･水質･水圧などによって異なります。

考えられる原因処

置取付部から水がもれる

水栓の先端が傷んでいませんか？

水栓の修理や断熱キャップの交換が必要です。

パッキンが傷んでいませんか？

パッキンを交換してください。

＜交換用浄水カートリッジ＞品番MDC01S(1個入)

新しい浄水カートリッジに初めて通水するときは・切替ダイヤルをシャワー位置でゆっくりと水を流してから浄水位置に切り替えてください。
・各部からの水漏れがないことを確認してから少しずつ流量を増やしてくだ
さい。
（水栓への取付や浄水カートリッジの取付けが不十分な場合、破損や水漏れの原因となります）
・浄水を１分以上流してからご使用ください。

●使い始めに浄水に泡が混ざることがありますが、異常ではありません。
・本体内部の空気が混ざるためです。

●本体貼付けラベルを製品の見やすい所に貼ってください。

11 お手入れ原水／シャワー／浄水出口は、洗剤をシャワーが使わず、清潔な歯ブラシなどで清掃してシャワー出口が汚れていませんか？
均等に出ないください。清掃後は原水／シャワー／浄水各位置でしばらく通水してください。

1.製品表面の汚れは、洗剤などを使わずに水洗いし拭き取ってください。
お手入れの際に洗剤、クレンザー、シンナー、ベンジン、アルコール、油、メラミンスポンジなどは使わないでください。
禁止

浄水の量が少ない

・本体の割れ・キズ・変色・変形・塗装剥がれ・印字剥がれの原因となります。

水圧が低い異常ではありません。

水温が低い異常ではありません。

※1 1,2-DCE：シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン※2 PFOS：ペルフルオロオクタンスルホン酸 PFOA：ペルフルオロオクタン酸●ご使用済みの本体は、プラスチック製品としてお住まいの自治体の区分に従って廃棄してください。

14 アフターサービス●保証書について

2.パッキン類は消耗品です。古くなったら交換してください。
3.原水／シャワー／浄水出口は、洗剤を使わず、清潔な歯ブラシなどで清掃してください。清掃後は原水／シャワー／浄水各位置でしばらく通水してください。

中空糸膜フィルターが目詰まりして浄水カートリッジを交換してください。
いる可能性があります。
「 10 浄水交換用浄水カートリッジ品番：カートリッジの交換時期について」「MDC01S 1個入」
「MDC01SW 2個入」をご参照ください。

力取付ネットは、洗剤を使わず、清潔な歯ブラシなどで清掃してください。
清掃後は原水／シャワー／浄水各位置でしばらく通水してください。

能

原水・シャワーの流量が取付ネットが汚れていませんか？
少ない

水→中空糸膜フィルターが目詰まりしています。
水栓を全開にしても流量は増えません。
水もれするおそれがありますので、浄水カートリッジを交換してください。

浄水器 クリンスイ MD1-BK
品
名
MD1-BK 浄水カートリッジMDC01S
品
番
ABS樹脂
材
料の種
類
中空糸膜（ポリエチレン）、セラミック、活性炭ろ材の種類
1.6L/分
ろ過流量0.07MPa
使用可能な最小動水圧（総ろ過水量900L、除去率80％、JIS S 3201 試験結果）
遊離残留塩素（総ろ過水量900L、ろ過流量50％、JIS S 3201 試験結果）
濁り（総ろ過水量900L、除去率80％、JIS S 3201 試験結果）
クロロホルムブロモジクロロメタン （総ろ過水量900L、除去率80％、JIS S 3201 試験結果）
ジブロモクロロメタン （総ろ過水量900L、除去率80％、JIS S 3201 試験結果）（総ろ過水量900L、除去率80％、JIS S 3201 試験結果）
ブロモホルムテトラクロロエチレン （総ろ過水量900L、除去率80％、JIS S 3201 試験結果）（総ろ過水量900L、除去率80％、JIS S 3201 試験結果）
トリクロロエチレン（総ろ過水量900L、除去率80％、JIS S 3201 試験結果）
総トリハロメタン（総ろ過水量900L、除去率80％、JIS S 3201 試験結果）
CAT（農薬）（総ろ過水量900L、除去率80％、JIS S 3201 試験結果）
2-MIB（カビ臭）（総ろ過水量900L、除去率80％、JIS S 3201 試験結果）
溶解性鉛※1（総ろ過水量900L、除去率80％、JIS S 3201 附属書A試験結果）
1,2-DCE
ベンゼン（総ろ過水量900L、除去率80％、JIS S 3201 附属書A試験結果）
陰イオン界面活性剤（総ろ過水量900L、除去率80％、JIS S 3201 試験結果）
フェノール類（総ろ過水量900L、除去率80％、JIS S 3201 試験結果）
ジェオスミン（総ろ過水量900L、除去率80％、JIS S 3201 試験結果）※2
PFOS及びPFOA（総ろ過水量900L、除去率80%、JWPAS B試験結果）
鉄(微粒子状)（除去率80%、JWPAS B 試験結果）
アルミニウム(中性)（除去率80%、JWPAS B 試験結果）
ろ材の取替時期の目安
3ヶ月（1日10L使用した場合）（幅×奥行×高さ） 149×62×104mm
容器本体サイズ
質量 （ 満 水 時 ） 280g（380g）
浄→活性炭の除去能力が低下しています。

2.浄水の水量が著しく少なくなった。(コップ一杯の水を汲むのに15秒以上かかる)

吐水パイプが中心にくるようにビス4本を均等に。

13 仕様・性能

水栓に確実に取り付けられていまもう一度始めから取り付けてください。
すか？

」にあわせる

1.残留塩素(カルキ)臭、その他のにおいがするようになった。

完成オプション部品の取り寄せについてはQRコードからアクセスいただくか、クリンスイサービスセンター SC係までご連絡ください。
【対 象 タイ プ】A タイ プ 19mm（グ レ ー 色） B タイ プ M22（グ レ ー 色）
C タイプ W23（白色） D タイプ

10 浄水カートリッジの交換時期についてまた、以下のような場合にも、新しい浄水カートリッジに交換してください。

を締め付けてください

回転リングを回しすぎると、5で締め付けができなくなりますので注意。

（無料オプション部品）

10ミリ未満・水もれ、破損の原因となります。

●ご不明な点はクリンスイサービスセンター SC係（0120−086−866）にお問い合わせください。

回転リングをしっかりと締め付けて完成部品を締め付け過ぎないようにご注意ください。

1泡沫金具をはずす 2 泡沫用リングの上にゴムパッキンを泡沫水栓（内ネジ）

TOTO、GROHE水栓など

D

蛇口に3 回転リングを上にして、4 硬貨などを締め付け泡沫用リングを締め付ける具として利用します

A タイプ●水栓本体にぐらつき、緩み等がないか確認してください。

ダイヤルを
「

泡沫用リングの中に1泡沫金具をはずす 2 ゴムパッキンをはめる泡沫水栓（外ネジ）

オプション部品の取り寄せについてはQRコードから無料取り寄せいただくか、クリンスイSC係までお問い合わせください。

取り付けられない蛇口●水栓の種類を確認し、取付部品を選んでください。
●水栓先端にヒビやカケがないか確認してください。

●原水(ストレート)（オプション部品）タイプ

7 取付部品の選定（白色） M24（グレー色）
16mm（白色） 19mm（グレー色） W22（白色） M22（グレー色） W23（オプション部品）（オプション部品）（オプション部品）

4 回転リングをもどす 5 本体をセットする

回転リング

TOTO、INAX、KVK水栓など

タイプ③カチッとなるまで浄水カートリッジを回 転させ、浄 水カートリッジ 側と本体側のマークが合えば取付完了。

3 固定用リングを取り付ける

水栓のパイプ径と部品の径を当ててください。

固定用リング※指をはさまないようにご注意ください※浄水カートリッジ交換時は必ず本体側に手を添えて下さい②浄水カートリッジを時計回りに回転させる。

2 回転リングを通す

16mm（白色）Dタイプ

W23W22
水栓先端の直径がM24
M22（白色） （グレー） （白色） （グレー） 1 3 m m 以 上 2 4 m m
T O T O 、 GROHE、 KVK製の GROHE、 未満、ストレート部
I N A X 、 三 栄 、 水栓
TOTO製 長さ10mm以上のKVK製の YANMAR
ストレート型水栓の水栓
水栓
製の水栓

1取り付けられる
蛇口かの確認

先のふくらんだタイプ①浄水カートリッジ側のマーク（半円）を本体内側のマーク（円形）に合せ浄水カートリッジを乗せる

泡沫水栓（内ネジ）

ストレート型の水栓

10mm以上・締め込みが不十分なときや、締め込み過ぎたときには、水もれや破損のおそれがあります。

●浄水カートリッジ交換日シールに取付日を記入し、浄水カートリッジに貼ると次回交換時の目安になります。

泡沫水栓（外ネジ）

パイプ内側にネジのある水栓にはタイプ※浄水カートリッジ交換時は同じ手順で、浄水カートリッジをはずす
ときには逆手順で行ってください。
●浄水カートリッジ交換時は、カートリッジカバーを上に引きあげて本体から外して行ってください。
●カートリッジカバーを付けた状態では浄水カートリッジ交換はできません。
●浄水カートリッジの着脱は必ず水を止めてから行ってください。

パイプ外側にネジのある水栓

浄水の味や臭いがおかしい

浄水カートリッジの交換時期が過ぎ浄水カートリッジを交換してください。ていませんか？｢10 浄水カートリッジ
交換用浄水カートリッジ品番：の交換時期について｣をご参照くだ「MDC01S 1個入」
「MDC01SW 2個入」さい。

浄水の使い始め本体内部の空気が混ざるためです。に泡が混ざる異常ではありません。

この浄水器クリンスイMD1-BKには保証書がついておりますので、必ず「販売店名、購入日」等の記入をお確かめになり、保証書内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買い上げの日より1年間です。

●修理を依頼されるとき

１．期間中に修理をお受けになる場合にはおそれ入りますが、お買い上げの販売店まで保証書を添えて商品をご持参ください。
２．保証期間を過ぎているときは、お買い上げの販売店にまずご相談ください。修理により商品の機能が維持できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。
３．部品（浄水カートリッジを含む）の最低保有期間は、本体の製造打ち切り後5年です。
４．
もし販売店でおわかりにならない時は、下記のご相談窓口におたずねください。

クリンスイサービスセンター SC係
受付時間：平日10:00〜17:00／土･日･祝日休み

0120 - 086- 866Ⓒ MITSUBISHI CHEMICAL CLEANSUI CORPORATION 2023