福島第一原子力発電所の状況について
2017.3.7

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー
プロジェクト計画部
白木 洋也©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

Contents

1

１．福島第一原子力発電所の原子炉等の状況
２. 中長期ロードマップの各分野の現状
2-1. 汚染水対策
2-2. 使用済燃料プールからの使用済燃料取り出し
2-3. 燃料デブリ取り出し
2-4. 廃棄物対策

3. 労働環境改善＜参考＞・福島第一原子力発電所の概要©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

2

１．福島第一原子力発電所の原子炉等の状況©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

3

原子炉の冷却状況
各号機ともに冷温停止状態を継続

原子炉注水量

圧力容器底部温度

格納容器内温度

燃料プール温度

1号機

約14℃

1号機

約15℃

1号機

約24℃

1号機

注水量： 3.0㎥/h

2号機

約18℃

2号機

約19℃

2号機

約26℃

2号機

注水量： 4.5㎥/h

3号機

約17℃

3号機

約16℃

3号機

約26℃

3号機

注水量： 3.0㎥/h

2017年2月22日 11:00 時点©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

4

敷地境界の追加的な実効線量

敷地周辺の線量をできる限り低減することを目的に，大気，海等の環境中へ放出される放射性物質の抑制対策に取り組み，廃炉作業に伴い追加的に上昇する敷地境界における実効線量を1mSv／年未満とする目標※を達成した。
※中長期ロードマップにおける主要な目標工程
1mSv/年達成に向けた主な取り組み
線量を低減する取り組み○多核種除去設備や増設多核種除去設備などを用いて汚染水を継続的に処理し，汚染水タンク内の放射性物質濃度を低減。
○敷地境界から遠いエリアに高線量の使用済み吸着塔を保管するよう配置計画を変更し，敷地境界に近いエリアに保管する使用済み吸着塔について，直接線・スカイシャイン線を低減。

線量を抑制する取り組み◯新規設備について遮へい設計及び配置計画を実施し，直接線・スカイシャイン線の増加を抑制。
（例：固体廃棄物貯蔵庫第9棟，雨水処理設備）
2②気体廃棄物

1.6mSv/年

気体廃棄物③液体廃棄物

1.20.80.4

合計：1.440.56
0.220.03

敷地境界における実行線量の評価（イメージ図）©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

固体廃棄物

0.070.44

2015年3月末

気体廃棄物

0.220.075

0.56

0①直接線・スカイシャイン線

合計：0.960.210.03
2016年3月末

構内散水

液体廃棄物

実効線量（評価値）の推移

RO濃縮水貯槽港湾内外における放射能濃度の変化
事故後放射能濃度は徐々に低下。
1 ～ 4 号 機 の 取 水 口 付 近 で は 現 在 、 10 ～100Bq/Lオーダーのセシウム137を観測しているが、港外では告示濃度を大幅に下回る。
2015年10月に海側遮水壁を閉合。港湾内の濃度も更に低下。

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

5

【１～４号機取水口開渠内】 海水サンプリング結果
海側遮水壁閉合以降、放射性物質濃度は低下しているが、降雨時に一時的な上昇が見られる。
【告示濃度】セシウム137:90Bq/L,＊

ストロンチウム90:30Bq/L,＊＊

セシウム137＊

トリチウム:60000Bq/L

セシウム137
全ベータ
トリチウム
ストロンチウム９０
ストロンチウム９０検出限界値

魚移動防止網※ストロンチウム９０以外の検出限界値未満はプロットしていない

全ベータ

トリチウム

ストロンチウム90＊＊＊※１～４号機取水口内南側（遮水壁前）は，最後に遮水壁閉合を実施した箇所。
海水のサンプリング地点としては，閉合完了まで，地下水の影響を最も受けていた箇所。
©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.
※津波によるシルトフェンスの損傷防止を目的として設置位置を移動したため、２月１１日採取分より採取地点を南に約５０ｍ移動。

＊青縦点線：前回までの報告分（赤枠以外の箇所はｾｼｳﾑ137，全ﾍﾞｰﾀの前回までの報告分）

無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社1

【５，６号機放水口北側】 海水サンプリング結果（ベクレル/リットル）

2012年６月以降、詳細分析結果をプロット

福島第一 5,6号機放水口北側 海水セシウム濃度

1000000

セシウム134

100000

セシウム137
10000
1000
6号機 5号機

1号機 2号機 3号機 4号機

100

表．海水セシウム１３７の平均濃度(Bq/L)
サンプリング時期
平均濃度
2010年度下期※１
8300
2011年度上期
2000
2011年度下期
5.6
2012年度上期※２3.5
2012年度下期
1.2
2013年度上期
0.86
2013年度下期
0.94
2014年度上期
0.52
2014年度下期
0.31
2015年度上期
0.28
2015年度下期
0.15
2016年度上期
0.15
2016年度下期※３0.12※１ 2011年３月２３日以降

10※２ 2012年６月27日以降、詳細分析※３ 2017年１月16日まで

10.1
0.01

2011/3/11

2012/1/11

2012/11/12©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

2013/9/14

2014/7/17

2015/5/19

無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

2016/3/20

2017/1/20

5【南放水口付近】

海水サンプリング結果
2012年６月以降、詳細分析結果をプロット

福島第一 南放水口付近 海水放射能濃度（ベクレル/リットル）

1000000

表．海水セシウム１３７の平均濃度(Bq/L)
サンプリング時期
平均濃度
2010年度下期※１
11000
2011年度上期
870
2011年度下期
2.4
2012年度上期※２
1.8
2012年度下期
0.74
2013年度上期
0.62
2013年度下期
0.55
2014年度上期
0.66
2014年度下期
0.39
2015年度上期
0.26
2015年度下期0.22
2016年度上期0.24
2016年度下期※３0.09

セシウム134100000

セシウム137

10000
1000
100

6号機 5号機

1号機 2号機 3号機 4号機※１ 2011年３月21日以降※２ 2012年６月26日以降、詳細分析※３ 2017年１月16日まで※2012年12月19日までT-2, 2012年11月26日以降T-2-1※2016年８月29日までT-2-1, 2016年９月21日以降T-2

10
1
0.1
0.01
0.001

2011/3/11

2012/1/11

2012/11/12

2013/9/14

2014/7/17

2015/5/19

2016/3/20

2017/1/20©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.
無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社6

【福島第一２０ｋｍ圏内】 海水サンプリング結果（１／２）①・②は2017/1/17までのデータをプロット④は2017/1/20までのデータをプロット

③②④

⑥

① ⑤

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.
無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

7

廃止措置に向けた主要な目標工程
RM改訂時
現在

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

10

11

2．中長期ロードマップの各分野の現状
2-1. 汚染水対策©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

三つの基本方針と対策

12

福島第一では1日あたり約150～200トン※1の地下水が直接建屋に流入すること等により，汚染水となっている。下記の三つの基本方針に基づき，港湾内への汚染水流出やタンクからの汚染水漏えい問題に対し対策を進めている。
※1：当初，約400 トンの地下水が流入していたが，サブドレン等の効果により減少

方針1．汚染源を取り除く①多核種除去設備による汚染水浄化②トレンチ(※2)内の汚染水除去（※2）配管などが入った地下トンネル

方針2．汚染源に水を近づけない③地下水バイパスによる地下水くみ上げ④建屋近傍の井戸での地下水くみ上げ⑤凍土方式の陸側遮水壁の設置⑥雨水の土壌浸透を抑える敷地舗装

方針3．汚染水を漏らさない⑦水ガラスによる地盤改良⑧海側遮水壁の設置⑨地下水ドレンによる地下水汲み上げ⑩タンクの増設（溶接型へのリプレース等）©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

13

汚染源を取り除く対策（１）
多核種除去設備等による汚染水の浄化
タンク底部の残水※を除き、2015年5月27日にRO濃縮水の処理が完了．

※ 残水：2017年2月16日時点で約2,000m3©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

汚染水浄化設備による汚染水処理量の推移状況

14

汚染源に水を近づけない対策（1）
サブドレンよる地下水の汲み上げ

サブドレンは，建屋近傍の井戸から地下水をくみ上げ，より直接的に建屋周囲の地下水位を下げる．
サブドレンからの地下水は，放射性物質を含んでいるため，専用の浄化設備を設置して，放射性物質濃度を1/1,000～1/10,000 程度まで低減．
2015年9月3日より地下水をくみ上げ、水質が運用目標値未満であることを確認した上で、計342回排水（総排水量279,841 m3） （2017年2月26日現在）．
地下水ドレン

サブドレン

主要な井戸を月1回程度測定

主要な井戸を月1回程度測定
サブドレン中継タンク

地下水ドレン中継タンク

週1回程度測定

週1回程度測定
集水タンク：サンプリングポイント

浄化装置への移送前，週1回程度測定
浄化装置

一時貯水タンク排水サブドレン概略図©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

排水の都度測定15

汚染源に水を近づけない対策（2-1）

凍土方式による陸側遮水壁
凍土方式の遮水壁は，1～4号機の原子炉およびタービン建屋周囲を取り囲むように約1m間隔で凍結管（深さ約30m）を設置し，地下水を凍らせることで遮水壁を構築し，建屋への地下水の流入を防ぐもの．
2016年3月31日から，海側及び山側の一部，2016年6月6日から，山側の残り部位の凍結閉合を開始（山側の5%(7箇所)を除く）．2016年10月，海側の凍結が必要と考えられる範囲は全て0℃以下となった．
2016年12月3日より山側未凍結箇所7箇所のうち2箇所の凍結を開始，今後残りの5箇所のうちの4箇所の凍結を開始する予定．
※：第一段階：海側全面閉合＋山側部分閉合する段階，第二段階：第一段階と第三段階の間の段階，第三段階：完全閉合する段階

西側⑤
西側①

：補助工法実施範囲（実施中含む）

陸側遮水壁第一段階(フェーズ1)凍結範囲(3/31～6/6)(緑線・水色線)
陸側遮水壁第一段階(フェーズ2)凍結範囲(6/6～12/3)(青線)
陸側遮水壁第二段階(フェーズ2)凍結範囲(12/3～)(西側①、西側⑤)©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

3,4号機山側 地中温度分布図（2/21現在）

16

汚染源に水を近づけない対策（3）雨水の土壌浸透抑制

発電所敷地内に降り注ぐ雨は、地下に浸透し、建屋内に流入するため汚染水増加の一因となっているため、敷地内の地表面をアスファルト等で覆うことで雨水の土壌への浸透を抑制。
発電所敷地内の舗装対象エリアに対して、敷地舗装を進めており、10m盤，他工事干渉箇所を除く計画エリアの100％施工完了（2016年3月30日現在）。 （舗装対象エリア面積145万m2の約90％相当）
敷地舗装により、地下水が2～3年かけて徐々に低下すると評価。

モルタル吹付け施工状況
フェーシング全体進捗状況（2016年3月時点）©Tokyo Electric Power Company
Holdings, Inc. All Rights Reserved.

17

汚染水を漏らさない対策（1）
海側遮水壁の設置

放射性物質を含む地下水の港湾内への流出を抑制するため、1～4号機の4m盤の前面に遮水壁を設置し、これとあわせて地下水水位の管理を行うことによって、海洋汚染の拡大を防止。
港湾へと流出していた地下水（地下水ドレン）を遮水壁の内側でくみ上げ、建屋近傍の井戸水（サブドレン）と共に安定的に浄化・移送できることを確認した後、海側遮水壁を2015年10月26日に閉合。
鋼管矢板：シルトフェンス：継手処理完了（10月27日時点）

海側遮水壁施工概要©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

海側遮水壁の設置状況

18

汚染水を漏らさない対策（2）タンク建設・リプレースおよび汚染水を貯留するタンクエリアの改善

汚染水の受入容量が不足しないよう、計画に余裕をもって鋼製円筒型タンク（溶接接合（溶接型タンク））の建設を順次実施。
タンクの信頼性向上のため、フランジ型タンクから溶接型タンクへのリプレース（撤去および設置）を実施。
台風等の降雨量が多い場合、堰から雨水が溢水する可能性があるため、雨樋、堰カバー等の雨水抑制対策を実施。

フランジ型タンク撤去の状況＜撤去タンク保管状況＞＜タンク建設状況＞©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

タンクエリアの状況

19

汚染水の発生状況

滞留水の貯蔵量（建屋滞留水及びタンク保有量） ：約103万m3（2017年1月19日時点）・・・①
サブドレンの稼働等の取組みにより，建屋への地下水・雨水等の流入量は減少傾向を示している．・・・②
地下水ドレン水の一部建屋移送や，陸側遮水壁海側閉合，台風による降雨等により，汚染水の増加量は増減しているが，陸側遮水壁の効果が発現することで，減少していくと考えられる．・・・③①③②©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

滞留水貯蔵量 （1～4号機に起因して発生した汚染水の総量）
滞留水貯蔵量の増加量
建屋への地下水・雨水等の流入量
浪江降水量

21

2．中長期ロードマップの各分野の現状
2-2. 使用済燃料プールからの使用済燃料取り出し©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

22

4号機のプール燃料取り出し

4号機の使用済燃料プールからの燃料取り出しを2013年11月18日より開始。1535体の燃料取り出しを予定通り2014年12月22日に完了。
4号機にかかるリスクはなくなり、今後の1，2，3号機からの燃料取り出しに向けて大きな自信となる。（プール内部の制御棒や炉からの放射線量を低減するためプールの水量や水質は維持）

2012年7月5日

2011年9月22日

4号機使用済燃料プールからの燃料取り出し工程©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

2013年11月12日：燃料取出用架台を設置（使用した鉄骨4200トンは東京タワーと同程度）．

23【参考】原子炉建屋カバー解体工事の流れ（１号機）

１号機使用済燃料プールからの燃料取り出しの支障となる原子炉建屋上部のガレキ撤去のため，2011年10月に設置した建屋カバーの解体工事を実施．
建屋カバー解体工事の流れは以下のとおり．なお，建屋カバー解体期間中，定期的に飛散防止剤を散布（1回/月）．
準備工事
解体に必要な装置、クレーンの整備完了

・飛散防止剤散布（屋根貫通散布）完了

・屋根パネル1枚目
取り外し・オペフロ調査

完了

完了

完了

・支障鉄骨撤去
・散水設備の設置（散水設備設置のため） ・小ガレキの吸引

完了©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

・屋根パネル1枚目取り外し部分から飛散防止剤散布
・オペフロ調査

・壁パネル取り外し前の飛散防止剤散布

完了

・屋根パネル残り5枚の順次取り外し
・オペフロ調査
・風速計設置完了

・壁パネル取り外し(完了)
・オペフロ調査・オペフロ調査完了

・防風シート取付等（壁パネル解体後取付）

24

3号機のオペレーティングフロア状況

３号機原子炉建屋オペレーティングフロア（オペフロ）は，高線量の放射線環境であるため，使用済燃料プールからの燃料取り出し作業の実施に向けて，被ばく低減対策を実施し，2016年6月に除染作業完了，2016年12月に遮へい体の設置が完了．
2017年1月より、燃料取り出し用カバーの設置作業を開始．

東側ストッパ

震災直後のオペフロ（撮影日2011年3月24日）
シールドプラグ

西側ストッパ
使用済
燃料プール

除染当初のオペフロ（撮影日2014年1月31日）現在のオペフロ（撮影日2017年2月13日）
ストッパ：燃料取り出し用カバーを原子炉建屋に水平支持させる突起状部材．

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

25

3号機 燃料取り出し用カバー設置の作業ステップ

福島第一原子力発電所構内にて、設置作業が円滑に行え、作業のやり直しなど計画外作業による被ばくが極力生じないように、これまで、小名浜港で大型ユニットの設置訓練を実施してきた（訓練状況写真を次頁に示す）．
遮へい体設置Ⅰ

移送容器支持架台設置

燃料取扱機・クレーン設置

Ⅳ

Ⅶ

ストッパ設置Ⅲ
Ⅲ

完了

完了
FHMガーダ設置

ⅡⅡ

作業床・走行レール設置

ドーム屋根設置©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

Ⅴ

Ⅷ

ドーム屋根設置

カバー設置完了

ⅥⅨ

3号機 燃料取り出し用カバー設置に向けた１Ｆ構外での準備

ストッパ組立FHMガーダユニット組立

ドーム屋根ユニット組立©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

26

27

1号機オペレーティングフロアの状況

1号機は，原子炉建屋にカバーが設置されているため，使用済み燃料プールから燃料を取り出すためにはカバーの撤去が必要．
2015年7月28日より屋根カバーの撤去を開始．2015年10月5日に全ての屋根カバー撤去を完了．
2016年9月13日より壁パネルの取り外し作業を開始．2016年11月10日に全ての壁パネル取り外しが完了．

取り外し中

取り外し後

1号機建屋カバー解体工事の作業状況写真（2016年11月10日撮影）©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

28

1号機崩落した屋根の内側
写真①

燃料取扱機

写真③

原子炉ウェルカバー
ガレキ

燃料取扱機（下部）

写真②©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

使用済燃料プール水面
撮影箇所

29

2．中長期ロードマップの各分野の現状
2-3. 燃料デブリ取り出し©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

30

ミュオンによる透過撮影
2号機における撮影結果

圧力容器底部に燃料デブリと考えられる高密度の物質が存在していることを確認。
炉心下部及び炉心外周域にも燃料と思われる高密度の物質が若干存在している可能性。

物質量
格納容器外周コンクリート密度長(g/cc ・m)

圧力容器使用済
燃料プール

2号機ミュオン測定装置

炉心域
圧力容器下端透過率小（物質あり）

ミュオン測定装置 設定位置
©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

南北
物質量分布の評価

水平[m]

31

1号機PCV調査

ペデスタル外調査1回目（B1）： PCV内の1階グレーチング上の情報を取得。（①）
ペデスタル外調査2回目（B2）：ペデスタル外側地下階の燃料デブリ広がり状況及び燃料デブリがPCV内面まで到達しているか確認。（②）

アクセスルート

X-100Bﾍﾟﾈ

B1
B2

1階ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
X-6ﾍﾟﾈ
地下階
作業員ｱｸｾｽ口①B1：ﾍﾟﾃﾞｽﾀﾙ外1階ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ上調査（2015年4月実施済）©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

②B2：ﾍﾟﾃﾞｽﾀﾙ外地下階状況調査（2016年度中実施）

38

3号機PCV調査

2015年10月、原子炉格納容器の貫通部（X-53）より調査装置（カメラ，温度計，線量計）を挿入。
構造物や壁面に、確認した範囲では損傷はなかった。また、滞留水の水質結果から、腐食性は低い状態であることも確認。
構台

②

福島第一
安全第一
福島第一
福島第一
安全第一
安
全第一

注水

①No.

測定場所

線量測定値

①

格納容器壁面近傍

約１Sv/h②

貫通部（X-53）出口から約550mm

約0.75 Sv/h

格納容器内の水位は，OP：約118０0であり，推定値※と概ね一致．
※推定値：圧力換算値 OP：約11970mm（10月20日 5:00）

安全第一
福島第一

格納容器内部の温度は，気相部で約26～27℃，水中で約33～35℃．

電線管
配管

点検架台

サポート

手摺
電線管

配管サポート©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

梯子水面（波紋）燃料デブリ取り出し工法©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

39

40

2．中長期ロードマップの各分野の現状
2-4.廃棄物対策©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

41

放射性廃棄物の管理

廃炉作業に伴い発生する廃棄物を適正に保管していくことを目的に、当面10年程度の固体廃棄物の発生量予測を踏まえた「保管管理計画」を策定。
発生する廃棄物は、既存施設の保管容量を超えて増加していくことから、運用を開始した雑固体廃棄物焼却設備等により廃棄物を可能な限り減容すると共に、保管施設を導入し、遮へい・飛散抑制およびモニタリングにより適切に保管。
施設名目的

雑固体廃棄物焼却設備

使用済保護衣等を焼却する設備

増設雑固体廃棄物焼却設備

主に伐採木，ガレキ類中の可燃物を焼却する設備

減容処理設備

ガレキ類中の金属及びコンクリートの減容処理を行う設備

固体廃棄物貯蔵庫

ガレキ類や減容処理・焼却処理したものを保管する貯蔵庫

雑固体廃棄物焼却設備

金属切断機（例）©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

固体廃棄物貯蔵庫（第9棟）
イメージ

42

3．労働環境改善©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

43

作業員の推移2017年3月の作業に想定される人数（協力企業作業員及び東電社員）は，平日1日あたり5,950人程度※と想定され，現時点で要員の不足が生じていないことを主要元請企業に確認している．
（※契約手続き中のため3月の予想に含まれていない作業もある．）

地元雇用率は，2017年1月時点で約55%．
8000

7130

7000

6440
5800

6000
5000
4000

6900

6940 6800

6570

6690

6720

6830
6430

6740

6670

6450

6220

5490

6360
5940 5910

6370

6010

5920

5850
5980

5790

5730

4840

5960

5740

5850

4450

3000
2000
1000

2014年度

2015年度

2014年4月以降の各月の平日1日あたりの平均作業員数（実績値）の推移©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

2016年度

１月

１２月

１１月

１０月

９月

８月

７月

６月

５月

４月

３月

２月

１月

１２月

１１月

１０月

９月

８月

７月

６月

５月

４月

３月

２月

１月

１２月

１１月

１０月

９月

８月

７月

６月

５月

0
４月

平日
1日
あたりの作
業
員数

6600
6890

7450

44

全面マスク省略エリア，一般作業服エリアの拡大
R zone［ アノラックエリア ］
Y zone［ カバーオールエリア ］
G zone［ 一般作業服エリア ］
全面マスク
※1

半面マスク

※2

マスク着用基準••黄色エリアでは，全面もしくは半面マスクを着用青色エリアでは，高濃度粉塵作業時は全面または半面マスク，タンク堰内の高濃度汚染水の取り込みリスクのある作業時は全面マスクを着用※ G zone 内で高濃度じん作業（建屋解体等）を行う場合，上図以外で濃縮塩水等を取り扱う作業を行う場合はY zoneを一時的に設定する．
※ 黄色点線のY zoneは，濃縮塩水等を取り扱う作業やタンク移送ラインに関わる作業など汚染を伴う作業を対象とし，パトロールや作業計画時の現場調査などは，G zoneの装備とする．
©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

防塵マスク

45

作業現場の環境改善■ 海側のガレキ撤去

作業前

作業後

■ タンクエリアでの浸透防止工事
作業前

作業後

2号機タービン建屋前

RW集中処理建屋■ 護岸エリアのフェーシング（舗装）作業前

4号機タービン建屋前©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

作業後

3-4号機間 海側

46

厚生施設の整備2015年5月31日から約1,200人収容できる大型休憩所が運用を開始し、翌6月1日から食堂での食事の提供を開始。2016年3月1日にはコンビニエンスストアが開店。
2016年4月11日からシャワーの運用も開始。
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F

シャワー設備食堂，コンビニエンスストア

現場

大型休憩所 入退域管理施設

シャワー設備（30台）

コンビニエンスストア

給食センター食堂（大熊町大川原地区）

大型休憩所（外観）©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

給食センター内調理状況

47

We will push forward withdecontamination anddecommissioning in earnest.

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

47