オペレータステーション

Control Pack CP-540

CP-540加速するIT 技術 , 通信環境の変化に対応し,さらに使いやすいプラント監視システムへと進化。
オペレータステーションCP -540は, クラウドでのデータ管理を可能とし,より柔軟なプラント監視を実現するクライアント・サーバシステムです。
パソコン, タブレット端末 , スマートフォンなど, ユーザーに身近な端末を使い ,「いつでも」「どこでも」現場の状況を簡単に確認できます。
高信頼性 , 保守性を追求した機能も充実し,お客様のプラントを強力に支援します。

いつでも , どこでも , プラント遠隔監視。

システム構成例

クラウド, マルチモニタにも対応。最新の通信環境がいかせるシステムへ。
クラウドサービスを利用した遠隔監視や, データベース二重化による信頼性の高い現場監視など, プラントごとに最適な監視システムが構築できます。

● 遠隔監視システム

具体的な接続については当社営業窓口へお問い合わせください。
サーバのクラウド化によるセキュアなデータ管理と柔軟な遠隔監視

マルチモニタ対応

プリンタ

ネットワーク
機器

VPN

情報ネットワーク（Ethernet）

管理事務所や自宅からインターネットを経由してアクセス
データベースサーバWebサーバ

VPN

ネットワーク機器

クラウドサービスWeb

クライアント
端末

メール受信

TEMP

LCD監視装置

LCD監視

サーバ*

LCD監視装置

装置

制御ネットワーク
CP-218（Ethernet）,リモート
メンテナンス
対応*

CP-215

プラント

データ一時保管による通信異常時の利用継続

安川電機

Webクライアント端末は幅広い機種・ブラウザに対応

アクセス
ポイント

管理事務所・自宅*：オプション対応 （注）Ethernetは，富士フィルムビジネスイノベーション株式会社の登録商標です。
2

特長

制御ネットワークの二重化 , データベースの二重化に対応。

信頼性

故障監視 /ガイダンス機能 , システム監視機能などを標準機能として装備しています。

コントローラCP -3550 , CP -317 Mを使用した計装制御システムに対応し,操作性柔軟性

計装標準画面や計器部品 , EWS CP -717を含めた統合エンジニアリング環境を実現しています。

サーバのクラウド化による柔軟な遠隔監視 , 制御ネットワークはCP -218（ Ethernet ）, CP -215に対応できます。

操作履歴機能 , 履歴件数拡張の蓄積データに関する機能や保守性

ネットワーク経由での監視機能を充実し, 保守性を向上させました。
オプションでリモートメンテナンスサービス,E - mailによるアラーム通知にも対応できます。

ロケーションフリーなオペレータステーションCP-540。

● 現場監視システム

マルチモニタ対応

Webクライアント

プリンタ

端末

アクセス
ポイント

情報ネットワーク（Ethernet）

データベースサーバ

データベース
サーバ

サーバ

サーバ

Web

LCD監視装置

LCD監視装置

LCD監視Web装置

Webクライアント

端末

Webクライアント端末は幅広い機種・ブラウザに対応

制御ネットワーク
CP-218（Ethernet）,CP-215

データベースサーバ二重化／Webサーバ
冗長化による信頼性向上

3

機 能

必要な情報を分かりやすく，操作・監視を簡単に。
電気（E）制御システムの HMI 標準機能と計装（ I ）制御システムの計器を中心としたHMI 機能をあわせもったEI 統合システムCP-540 は，マルチモニタ，マルチウィンドウ機能を備え，プラントの操作・監視を向上させます。

マルチモニタ機能

マルチモニタ，マルチウィンドウ機能により豊富な情報表示，容易な操作・監視が可能です。

フルHDサイズの画面でマルチモニタを構成でき，豊富な情報を分かりやすく表示可能になりました。また，通常監視用ウィンドウに加えて最大 4 つのマルチウィンドウを表示可能で，操作・監視を容易にします。

グラフィック

設備の状況をグラフィカルに表示します。また , 画面上の便利な機能で操作性が向上します。

1 最新アラーム表示

機能最新アラームが表示されます。

2 画面呼出しボタン機能

ボタンを押すだけで, 目的の画面へすぐに展開できます。

3 関連画面展開機能

機能

該当するデータへのダイレクト展開が可能です。
【操作例】①計測シンボルを左クリックします。
②そのシンボルに関連する画面呼出しボタンのランプが点灯します。
③そのボタンを押すと該当データが表示されます。
③4

②

①

CP-540
電気標準機能マルチタイムトレンド

リアルタイムトレンド

時刻の異なる4つのペンを同一グラフで比較

リアルタイムに取得したプラントデータをグ表示します。現在と過去のグラフを並べて比ラフに表示します。
ヒストリカルトレンドに比べ較することが可能です。て短い周期でのグラフ表示が可能です。

ヒストリカルトレンド
過 去に取 得したプラント
データを保存しグラフに表示します。

アラームサマリ

操作履歴
各 HMIからプラントコントローラへの操作信

現 在 発 生 中 のアラームを発 生 順に表 示し号履歴を表示します。過去の設定操作を確認ます。発生日時, 故障発生中／復帰, 確認のすることが可能です。

有／無の識別が容易です。

イベント履歴動 作 およびアラームメッ
セージの履歴を表示します。
検索機能により, 発生時期や設備による絞込み表示が可能です。

計装標準機能グループステータス

8ループ

調節計

計器項目のグループ設定およびグループの最大8計器分の計器パネルを一覧表示します。

計器個別のパラメータやリアルタイムトレン一覧を表示します。

関連する計器の比較検討が容易です。計器ごドグラフ, 計器パネルを表示します。制御状

上下限警報や変化率異常などの状態を表示とに計測状態や現在値・操作出力値などを監態の確認や上下限設定など各種パラメータ色により確認できます。

視できます。この画面から調節計の画面へ展の調整ができます。

開できます。

5Webクライアント

パソコン

端末ごとに最適化した情報表示で，システム監視をサポートします。

パソコンのWebブラウザを使用してシステムを監視することができます。
他画面として，アラームサマリ, 操作履歴, グループステータス, ８ループ, 調節計の表示が可能です。

グラフィックヒストリカルトレンドグラフ

イベント履歴スマートフォン

スマートフォンのWebブラウザを使用してシステムを監視することができます。スマートフォンの解像度に合わせて画面レイアウトおよび機能を変えています。
メール通報を受信し, 同じ端末で設備の状態をスマートフォンでは, 故障速報をメールにて受信できます。
すぐに監視することが可能です。

6

グラフィックトレンド

イベント履歴メール通報

CP-540
容易なエンジニアリング

表を埋めるだけの簡単入力。
タグ定義や通信定義などのデータベース構築が容易です。

電気ビルダ画面ビルダメインアラームビルダ

イベントビルダ

CP-540 にて監視・制御の対象となるプロ機器の異常や故障およびアナログデータの機器の運転状態やモードスイッチの状態なセスデータをタグとして登録する画面です。

上下限異常などの異常状態を監視する対象

どの各種イベント状態を監視する対象となるプロセスデータの情報を登録する画面です。

各タグ単位に各種標準機能との関連付けおとなるプロセスデータの情報を登録する画

よびコントローラ側データアドレス , 単位 ,面です。

各イベント単位に系統名 , 機器名 , 動作名上下限値などの詳細情報を定義します。

各アラーム単位に系統名 , 機器名 , 故障名および履歴画面への表示指定やプリンタへおよびサマリ画面への表示指定やプリンタの印字指定などの詳細情報を定義します。

への印字指定などの詳細情報を定義します。

CP-540エンジニアリング環境

電気ビルダ
計装ビルダ

データベース

計装ビルダ画面

計器ビルダ

トレンドビルダ

計装制御システムの基本モジュールである計器に関する情報を定義

リアルタイムトレンドやヒストリカルトレンドの対象となるプロセスします。計器記号 , 計器名称 , 単位 , 上下限値などを定義します。

データを登録する画面です。単位や表示スパン上下限値などを定義し , トレンドグループとして登録するだけでトレンド表示画面が自動生成されます。

7

産業用 HMI 装置としての高信頼性を実現します。

製品仕様◎ 産業用パソコン/Windowsを採用した24時間連続稼働◎ ウォッチドッグタイマ, 温度異常検出, ファン異常検出, 外部接点出力などの充実したRAS機能を標準装備● ハードウェア項

目本体

モニタLCD 監視装置

サーバ装置

OS

Windows 10 IoT 64bit（日本語）Windows Server 2016（日本語）

推奨機種（日立製）

HF-W6555

解像度

1920 × 1080（フル HD）
106 キーボード

HF-W7550
1920 × 1080（フル HD）
106 キーボード
光学式 3 ボタン

標準キーボード

キーボード

オペレーションキーボード ファンクションキー，フラット式
ポインティング装置 マウス

光学式 3 ボタン215 通信アダプタ，RAS アダプタ，シリアルアダプタ

オプション

WEB クライアント端末
OS/ ブラウザ ：Windows7 SP1/IE11，
Android 5.0/Google Chrome,
Windows10/IE11，iOS10/safari，
iPadOS14/safari
1920 × 1080（フル HD）-● ソフトウェア

項

目

仕様

最大 100,000 タグ（DI，DO，AI，AO の合計）

タグ数
タグ名称

最大 16 文字，半角英数

タグコメント

半角英数 32 文字

タグ種類

6 種類
3 段階（重，中，軽）

警報の種別
基本機能

標準機能

グラフィック機能 ・ 数値，文字表示

・ 線，円，多角形

・ 棒グラフ，ボタン，スライダ，外部図形

スクリプト機能・ 演算子 : 四則演算，関係演算，論理演算，ビット演算，1 次元配列
・ 組込関数 : 文字列操作，時間関数，数値演算，データ変換など
・ 組込イベント関数 : 起動 ・ 終了イベント，タイマイベントなど

その他

・ 付箋

トレンド機能リアルタイム 機能
トレンド表示・ データスイッチ・ 簡易グラフ，外部プログラム貼付

・ 外部プログラム貼付け
・ ペン本数 : 最大 8 本（ペン色はユーザー設定可）・ サンプリング周期 : 最短 1 秒（8項目/グループ）・ 記録期間 : 72時間 ・ 参照項目数 : 最大1,000 ・ グループ数 : 最大1,000

表示形式， ・ グループ単位で表示 , スクータ表示あり
その他
・ 周期幅 : データ幅ボタンで表示倍率のオンライン変更可 , 数値は任意・ スパン幅 : 任意に設定可ヒストリカル 機能
トレンド表示・ ペン本数 : 最大 8 本（ペン色はユーザー設定可）
・ サンプリング周期 / 記録時間 : 1 分 /24 時間〜 60 分 /60 日・ グループ数 : 最大 1,000（8 項目 / グループ）

表示形式， ・ グループ単位で表示，スクータ表示あり
その他
・ 周期幅 : データ幅ボタンで表示倍率の変更可，数値は任意・ スパン幅 : 任意に設定可・ ペン本数 ： 最大 4 本 ・ 参照項目数 ： 最大 1,000 ・ グループ数 ： 最大 2（4 項目 / グループ）
マルチタイム 機能
トレンド表示 表示形式， ・ グループ単位で表示，スクータ表示あり
その他
・ 周期幅 : データ幅ボタンで表示倍率の変更可 , 数値は任意・ スパン幅 : 任意に設定可
セーブド機能トレンド表示イベント機能共通エリア
表示

表示形式， ・ グループ単位で表示，スクータ表示あり
・ 周期幅 : データ幅ボタンで表示倍率の変更可，数値は任意
その他
・ スパン幅 : 任意に設定可・ 蓄積した過去データの表示（注）過去データ（長期保管用）は，ヒストリカルトレンドデータと分けて，別メディアに保管してください。
機能
・ 最新のアラームおよび動作イベントの表示
表示

イベント履歴 機能
表示その他

・ イベント表示 : 1 件
・ アラームおよび動作イベントの履歴表示
・ イベント表示 : 最大 2,000 件

アラームサマリ機能・ アラーム状態の表示および確認操作表示

・ アラーム状態表示 : 最大 100 件

操作履歴機能・ 各 LCD 監視装置から PLC への操作信号の表示
・ 対象タグ ： 計器タグ（MODE，BST，OPMK，チューニングパラメータ）
・ 一般タグ ： 最大 3,000

表示

8・ ペン本数 : 最大 8 本（ペン色はユーザー設定可）
・ グループ数 : 最大 1,000（8 項目 / グループ）

操作履歴表示 ： 最大 2,000 件

・ ガイダンスメモ機能

CP-540● ソフトウェア

項目

仕様

通信機能

CP-215（リンク伝送，メッセージ伝送），CP-218（100M，メッセージ伝送），シングル回線，二重化回線（注）クラウド構成時は CP-218 シングル回線のみ

ガイダンス機能

故障復帰支援システム監視機能

通信状況監視計装機能

RAS 機能 : ウォッチドッグタイマタイムアップ，内部温度異常，ファン回転停止，バス異常 など
・ パネル 1,000 ページ ・ 収集周期 : 1 秒〜 10 分 ・ 記録 : 6 分（1 秒） ・ 計器数 : 最大 1,000 ・ 計器 13 種類

外部時計機能

汎用外部時計を利用した時刻合わせ

WEB クライアント機能

ブラウザ監視 , 最大 10 クライアント（注）監視装置と画面仕様は異なります。

PC または

タブレット〈表示〉
グラフィック画面，ヒストリカルトレンド，共通エリア表示（イベント機能），アラームサマリ，イベント履歴，グループステータス，計装グループ，調整パネル

スマートフォン 〈表示〉グラフィック画面，アラームサマリ，イベント履歴，計装グループ
メール警報機能DB サーバ *オプション

故障メッセージ通報（注）メールサーバ機能はありません。
トレンド履歴
管理

保存期間 : 最大 10 年（収集周期により期間が異なります）

イベント履歴管理

イベント履歴 : 最大 1,000,000 件

操作履歴管理操作履歴 ： 最大 1,000,000 件
トレンド ： サンプリング周期 / 記録時間 : 10 秒 /30 日〜 1 時間 /3,660 日
データ ： トレンド履歴，アラーム履歴，トレンドグループ，警報設定

ロギング

帳票機能 : ・ 定型帳票（日報 / 月報 / 年報） ・ 特殊帳票（日報集計表） ・ 保存期間 : 2 年 /5 年 /10 年
ロギング機能 : ・ 収集周期 : 30 秒〜 24 時間 ・ 収集時間 最大 60 日

サマリ情報 : 最大 1,000 件*：TEMP サーバはオプションです。
（注）Windows は米国 Microsoft 社の商標または登録商標です。「Android」，「Google Chrome」は Google Inc. の商標または登録商標です。
iOS は米国およびその他の国における Cisco 社の商標または登録商標です。

9Control Pack CP-540
安全上のご注意
ご使用の前に, 各製品の取扱説明書をよくお読みのうえ, 正しくお使いください。

販売

株式会社 安川電機
東 京
中 部
大 阪
九 州

支
支
支
支社
店
店
店

www.yaskawa.co.jp

TEL（03）5402-4525 FAX（03）5402-4581〒105-6891 東京都港区海岸 1 丁目 16 番 1 号ニューピア竹芝サウスタワー 8 階

TEL（0561）36-9314 FAX（0561）36-9311〒470-0217 愛知県みよし市根浦町 2 丁目 3 番 1 号

TEL（06）6346-4511 FAX（06）6346-4556〒530-0003 大阪市北区堂島 2 丁目 4 番 27 号 JRE 堂島タワー 4 階

TEL（092）714-5906 FAX（092）714-5136〒810-0001 福岡市中央区天神 1 丁目 6 番 8 号 天神ツインビル 14 階

●各地区の営業所は www.e-mechatronics.com の「お問合せ」でご確認ください。

製造･販売

安川オートメーション･ドライブ株式会社 www.yaskawa-ad.co.jp
本社
東 京 支 店
大 阪 支 店
九 州 支 店
札幌営業所
東北営業所
北関東営業所
横浜営業所
名古屋営業所
広島営業所
福岡営業所
八幡事業所TEL（0930）25-4361

FAX（0930）25-4362〒824-8511 福岡県行橋市西宮市 2-13-1

TEL（03）5745-8010

FAX（03）5745-8028〒141-0032 東京都品川区大崎 1-11-1 ゲートシティ大崎ウエストタワー 7 階

TEL（06）6346-7300

FAX（06）6346-7310〒530-0003 大阪市北区堂島 2-4-27JRE 堂島タワー 7 階

TEL（093）588-2449

FAX（093）571-5850〒803-8530 北九州市小倉北区大手町 12-1

TEL（011）261-7361

FAX（011）222-4882〒060-0033 札幌市中央区北三条東 8-352

TEL（022）707-6000

FAX（022）707-6001〒982-0003 仙台市太白区郡山 5-7-23

TEL（048）871-6898

FAX（048）871-6899〒331-0812 さいたま市北区宮原町 2-77-3 安川電機関東ロボットセンタ内TEL（045）242-8471

FAX（045）242-8472〒231-0058 横浜市中区弥生町 2-15-1 ストークタワー大通り公園 III 502B 号

TEL（052）331-5312

FAX（052）322-1391〒460-0012 名古屋市中区千代田 4-23-2 第五富士ビル 5 階

TEL（082）535-0967

FAX（082）535-0969〒732-0824 広島市南区的場町 1-2-19 アーバス広島 7 階

TEL（092）714-5333

FAX（092）714-5798〒810-0001 福岡市中央区天神 1-6-8 天神ツインビル 14 階

TEL（093）288-4411

FAX（093）288-4456〒805-0058 北九州市八幡東区前田北洞岡 2-3

アフターサービス

安川オートメーション･ドライブ株式会社 www.yaskawa-ad.co.jp
東京サービスセンタ
名古屋サービスセンタ大阪サービスセンタ
九州サービスセンタ

TEL（03）5745-8045

FAX（03）5745-8027〒141-0032 東京都品川区大崎 1-11-1 ゲートシティ大崎ウエストタワー 7 階

TEL（052）331-5363

FAX（052）322-1391〒460-0012 名古屋市中区千代田 4-23-2 第五富士ビル 5 階

TEL（072）631-3531

FAX（072）631-3533〒567-0876 大阪府茨木市天王 1-3-17

TEL（0930）25-3909

FAX（0930）25-2966〒824-8511 福岡県行橋市西宮市 2-13-1

ご用命は本製品の最終使用者が軍事関係であったり , 用途が兵器などの製造用である場合には，｢外国為替及び外国貿易法｣の定める輸出規制の対象となることがありますので，輸出される際には十分な審査及び必要な輸出手続きをお取りください｡
製品改良のため，定格，仕様，寸法などの一部を予告なしに変更することがあります。

© 2017 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION
資料番号 KAJP C870540 00D <3>-0
Published in Japan 2022年 5月
22-04-14