Nota de aplicación de Wall Connector:
Gestión dinámica de la energía

Descripción general.............................................. 2
Equipamiento necesario......................................3
Instalar el medidor de energía..........................4
Puesta en servicio del sistema..........................9
Resolución de problemas..................................13
Indicación sonora del medidor de energía................. 13
Indicaciones LED del medidor de energía..................14
Valor negativo del TC del emplazamiento..................14

Historial de revisiones.........................................15

DESCRIPCIÓN GENERAL
Como se describe en el Manual de instalación del Wall Connector, Wall Connector Gen 3 debe instalarse con
un disyuntor de 40 A para obtener la máxima potencia. En caso de que no haya suficiente capacidad para
un disyuntor de 40 A en el cuadro eléctrico, se puede instalar un disyuntor más pequeño con una
configuración de menor amperaje como se indica a continuación:
Disyuntor (amperios) Corriente máxima desalida (amperios)

Potencia de salida (kW) con
230 V monofásico

Potencia de salida (kW)con 400 V trifásico

4032

7,422,132

25

5,817,32520

4,613,820

16

3,71116133916

10

2,36,910

8

1,85,510

6

1,44,1

La alternativa a un disyuntor más pequeño es una costosa actualización del cuadro.
Gestión dinámica de la energía es una nueva función que permite a Wall Connector ajustar dinámicamente lapotencia de carga de los VE basándose en las lecturas en tiempo real de la carga total en el cuadro eléctrico.
Se instala un medidor de energía para monitorizar la corriente en tiempo real en el cuadro eléctrico. Cuando
se reducen las cargas en el cuadro, Wall Connector es capaz de aumentar la corriente de carga hasta ellímite que configuró el instalador.
NOTA: Esta función no es compatible con conexiones trifásicas en triángulo (normalmente 230 V L-L)o conexiones de red en estrella abierta. Se admiten las conexiones de red eléctrica más habituales:• Monofásica 230 V L-N• Trifásica 400 V L-L (estrella con neutro)
NOTA: Si Neurio pierde la conexión con Wall Connector, la salida máxima cambia al valor
predeterminado de 6 A para no sobrecargar el sistema.

Configuraciones del sistema admitidas
Dynamic Power Management es compatible con sistemas monofásicos o trifásicos en los que se instala unsolo Wall Connector. En este momento no son compatibles otras configuraciones del sistema.

Nota de aplicación de Wall Connector: Gestión dinámica de la energía

2

EQUIPAMIENTO NECESARIO
Se necesita el equipo siguiente:• Kit de medición de energía:◦ N.º ref. de Tesla 1938241-01-A (incluye (1) TC)◦ N.º ref. de Tesla 1938241-02-A (incluye (3) TC)

1Medidor de energía

2Transformadores de corriente (TC)3

Mazo de cables de líneas de tensión

4Mazo de cables de comunicación RS-485
NOTA: El medidor de energía debe adquirirse a Tesla, ya que se suministra con el firmware
necesario para esta aplicación• Terminales de palanca Wago de 3, 4 y 5 posiciones para empalmar el mazo de cables de comunicación
y el mazo de cables de tensión del medidor de energía
NOTA: La antena Wi-Fi incluida en el kit de medición de energía no se usa.

Nota de aplicación de Wall Connector: Gestión dinámica de la energía

3

INSTALAR EL MEDIDOR DE ENERGÍA
PRECAUCIÓN: Nunca trabaje sobre circuitos bajo tensión. Antes de continuar, desenergice el cuadro
eléctrico.
1. Coloque la placa de montaje del medidor de energía en el interior del cuadro eléctrico y empuje elmedidor sobre la placa.
NOTA: El medidor de energía necesita 203 x 203 x 102 mm de espacio dentro del cuadro
eléctrico. Este espacio libre permite disponer del espacio necesario para tender el cableado
hasta el medidor de energía.
NOTA: La distancia máxima a la que se puede instalar el medidor de energía del Wall Connector(conexión RS-485 por cable) es de 120 m.
2. Conecte los cables a las tomas de tensión del medidor:
a. Conecte los cables del mazo de cables de tensión a un disyuntor dedicado (que no supere los20 A) de la fase correspondiente dentro del cuadro de distribución:
Puerto del mazo de cables de tensión / Color del cableConexión del cuadro de distribución

A/MarrónTerminal del disyuntor L1

B/NegroTerminal del disyuntor L2

C/GrisTerminal del disyuntor L3

N/AzulEmbarrado neutrob. Inserte el mazo de cables de tensión en el medidor.
NOTA: Si no hay un disyuntor dedicado, el mazo de cables de tensión se puede empalmara los disyuntores existentes si eso está permitido en su país.

Nota de aplicación de Wall Connector: Gestión dinámica de la energía

4

INSTALAR EL MEDIDOR DE ENERGÍA
Figura 1. Mazo de línea de tensión cableado a un disyuntor dedicado (arriba) o empalmado a un
disyuntor existente (abajo) (monofásico)

Nota de aplicación de Wall Connector: Gestión dinámica de la energía

5

INSTALAR EL MEDIDOR DE ENERGÍA
Figura 2. Mazo de línea de tensión cableado a un disyuntor dedicado (arriba) o empalmado a un
disyuntor existente (abajo) (trifásico)

3. Instale los transformadores de corriente (TC):a. Coloque los TC alrededor de la Línea 1, Línea 2 y Línea 3, los conductores principales quealimentan el cuadro eléctrico.

Nota de aplicación de Wall Connector: Gestión dinámica de la energía

6

INSTALAR EL MEDIDOR DE ENERGÍA
NOTA: Asegúrese de que la etiqueta “Source this Side” (fuente a este lado) estáorientada alejándose de los disyuntores y hacia la red eléctrica.
Figura 3. Orientación del TC en relación con el flujo de energía (etiqueta hacia la fuente deenergía, en este caso la red eléctrica)b. Conecte los TC al medidor:
i. El TC que mide la línea 1 puede conectarse al Puerto 1 o al Puerto 4.
ii. El TC que mide la línea 2 debe conectarse al Puerto 2.
iii. El TC que mide la línea 3 debe conectarse al Puerto 3.
NOTA: Es esencial que cada TC tenga la referencia de tensión correcta. Asegúrese de que
el TC esté conectado al puerto correcto según la fase que esté midiendo.
Figura 4. TC midiendo un sistema monofásico (TC en L1, enchufado al puerto 1)

4. Establezca una conexión RS-485 por cable entre el medidor de energía y el Wall Connector usando elmazo de cables de 2 conductores incluido:
a. Conecte el mazo de cables suministrado al puerto.
b. Prolongue los cables del mazo empalmándole cable de par trenzado apantallado de 1,5 mm2.
c. Si procede, conecte el cable de puesta a tierra a la barra de tierra del cuadro.

Nota de aplicación de Wall Connector: Gestión dinámica de la energía

7

INSTALAR EL MEDIDOR DE ENERGÍAd. Localice los terminales en la parte trasera del Wall Connector.
e. Conecte el cable correspondiente al cable rojo del mazo al puerto rojo y el cable negro al puerto
blanco.

f. Coloque los cables de comunicación de forma que no queden pellizcados al montar el WallConnector en la caja de cables.

5. Dé tensión al panel y encienda los disyuntores. Cuando reciba la alimentación, el medidor de energía
emitirá un tono.

Nota de aplicación de Wall Connector: Gestión dinámica de la energía

8

PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA
1. Antes de la puesta en servicio, apague los inversores solares. Apagar la producción solar garantizará
que se pueda confirmar el funcionamiento de los TC, ya que todas las mediciones de los TC deberían
ser positivas cuando no hay energía solar.
2. Confirme que está encendido el disyuntor que alimenta al medidor Neurio.
3. Siga el procedimiento estándar para poner en servicio el Wall Connector en Tesla One (consulteInstalación del dispositivo Wall Connector en Tesla Pros para tener las instrucciones completas).
4. Asegúrese de que el Wall Connector se ha actualizado al firmware versión 23.8.1 o superior. Si el WallConnector no está conectado a Wi-Fi, siga el procedimiento de actualización del firmware sinconexión.
5. Una vez conectado, se detectará automáticamente el medidor Neurio. Seleccione Medidor para
configurar los TC y establezca el Límite máximo del conductor.

Nota de aplicación de Wall Connector: Gestión dinámica de la energía

9PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA
6. Seleccione el medidor Neurio para configurar los TC.

Nota de aplicación de Wall Connector: Gestión dinámica de la energía

10PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA
7. Para cada uno de los TC conectados, seleccione el TC y establezca la Ubicación en Conductor.

8. En la pantalla Medidor, establezca el Límite máximo del conductor. Este valor debe ser el 80% dellímite nominal del cuadro eléctrico.
◦ Consulte en Descripción general en la página 2 para las opciones de parámetros eléctricos de losdisyuntores y la ampacidad máxima de corriente del conductor asociada para cada tamaño dedisyuntor.
◦ Por ejemplo, la máxima ampacidad de corriente del conductor para un disyuntor de 63 A sería
50 A.

Nota de aplicación de Wall Connector: Gestión dinámica de la energía

11PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA

9. Pruebe el sistema encendiendo grandes cargas en el cuadro y asegurándose de que Wall Connector
ajusta correctamente su régimen de carga. Como alternativa, ajuste temporalmente la corrientemáxima del conductor por debajo del límite real del cuadro eléctrico que está midiendo. Por ejemplo,si el límite del conductor es 50 A, ajústelo temporalmente a 32 A. Para confirmar que el Wall
Connector mantiene este límite de corriente, encienda algunas cargas que excederían el límite.

Nota de aplicación de Wall Connector: Gestión dinámica de la energía

12

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Indicación sonora del medidor de energía
Tabla 1.
Tono
Pitidos cortos

Tono corto

Pitido largo

Tonos largos

Tono de fallo

Significado

Descripción

Comprobación de tensión

Un pitido por cada cable de tensión conectado.

Inicio de la red Wi-Fi delmedidor de energía

El medidor de energía ha empezado a ofrecer su propia
red Wi-Fi. Puede unirse a esa red para configurar elmedidor de energía y conectarlo a la red Wi-Fi de suhogar.

Alerta de tensión (condicional) Indica que dos hilos están conectados a la misma fase.

El medidor de energía se haconectado correctamente a lared

El medidor de energía se ha conectado correctamente asu red Wi-Fi.

El medidor de energía no se
ha podido conectar a la red

El medidor de energía no ha podido conectar a su red WiFi. El medidor de energía ahora empezará a alojar su
propia red Wi-Fi de nuevo para permitirle volver aconectarse al medidor de energía para que vuelva a
introducir las credenciales Wi-Fi.

Nota de aplicación de Wall Connector: Gestión dinámica de la energía

13

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Indicaciones LED del medidor de energía
Tabla 2. Indicaciones LED del medidor de energía
LED

EstadoComportamiento

Azul y despuésverde

Parpadea en azul y después cambia a verde fijo(independientemente de si el cable decomunicaciones está conectado o no)

El medidor de energía estáencendido

Verde y rojo

Parpadea en verde y rojo

El medidor de energía se comunica
con Wall Connector

Valor negativo del TC del emplazamiento
Los valores del TC en el Asistente de puesta en servicio deben ser positivos. Si un valor de TC es negativo:
1. Confirme que toda la producción solar está desconectada. Una producción solar superior al consumo
doméstico puede dar lugar a lecturas negativas
2. Confirme que el TC está orientado correctamente, con la etiqueta “Source this Side” (fuente a estelado) hacia la red eléctrica. Si el TC no está orientado correctamente, dele la vuelta físicamente omarque la casilla Invertir en el Asistente de Servicio.

Nota de aplicación de Wall Connector: Gestión dinámica de la energía

14

HISTORIAL DE REVISIONES
Revisión Fecha

Descripción

1.0

13/09/2023 Publicación inicial

1.1

21/11/2023• Actualizado para reflejar Gestión dinámica de la energía como nombre defunción• Actualizado para reflejar la experiencia de la puesta en servicio del Tesla One

1.222/01/2024• Descripción general en la página 2 actualizada para incluir una nota y una
nueva sección sobre configuraciones del sistema admitidas• Indicaciones LED del medidor de energía en la página 14 actualizadas paraquitar estados antiguos y agregar estados cuando el equipo está encendido yse comunica con Wall Connector

Nota de aplicación de Wall Connector: Gestión dinámica de la energía

15