ジェットライン
J１３５／Ｔ１５
技術資料

2020年4月

目次
1. ジェットラインの紹介

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2

1.1 サイホン現象
1.2 たてどいの形状
1.3 落ち葉対策

2. 規格
2.1 規格一覧表
2.2 推奨釘・ビス

3. 積算基準
3.1 屋根投影面積

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3・4

3.2 最大離隔距離・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4. 軒先の納まり
4.1 積雪地域別の軒金具取付けピッチ

54.2 軒どいの取付け基準
4.3 風速基準別の軒金具取付けピッチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
5. 伸縮対策
5.1 温度変化による伸縮設計基準
5.2 軒金具の位置関係

6. 添付資料① 軒先納まり参考図② 施工説明書6

1. ジェットラインの紹介『今までにない柔軟な発想から生まれた画期的な雨どいシステム』
屋根負担面積、最大離隔距離、軒どい勾配、etc.
制約の多い雨どい設計を、シンプルでフレキシブルなものに転換させました。
タキロンの「ジェットライン」は、今までにない柔軟な発想から生まれた画期的な雨どい。
飛躍的な排水能力を実現し、たてどいの数を従来の半分以下に抑えることを可能にしました。
しかもたてどいは40mm×40mm角型というスリムな形状。
雨どい設計の自由度を高めたのはもちろん、建物の外観デザインへの影響を抑えるというメリットを生み出しています。

1.1 サイホン現象「サイホン現象」とは、たてどい内部を満水状態にすることで吸引作用を発生させることです。
水が塊となって勢いよく落下するため、飛躍的に排水量が増大します。

1.2 たてどいの形状
優れた排水能力を確保しつつ、外観に影響の少ないたてどいの形状とするために、実験を繰り返した結果、たてどいはスリムな40mm×40mm角型としました。

1.3 落ち葉対策「ジェットライン」用に格子を細かくし、背を高くした大型ドレンキャップを新しく開発。
ゴミ詰まりの対策を強化し、スムーズな排水を確保しました。

2.規格
2.1規格一覧表
J135

角たてどいT15

本体

硬質塩化ビニル樹脂＋外周表層高耐候処理

硬質塩化ビニル樹脂＋外周表層高耐候処理

部品

高耐候性樹脂高耐候性樹脂(這いどい継手は塩化ビニル樹脂)

長さ3640mm

3000mm形状

材質

3.3L/sec

排水能力
降雨強度別、落し口1ヶ所あたりの屋根投影面積100mm/h

120mm/h

140mm/h

160mm/h

80㎡

66㎡

57㎡

50㎡

設計基準 最大離隔距離（落し口1ケ所で負担できる軒どい長さ）

片側15m

水勾配

1/1000

金具ピッチ
伸縮基準
色相品揃え

※4-1地域別の軒金具取付け基準参照

1000mm以内

11m以上20m未満で伸縮軒継手を１個設置すること。
それ以上は、10m延長毎に伸縮軒継手を１個設置すること。
ブラック（BK）、カーボンブラウン（CB）、ピュアホワイト（PW）、スモークホワイト（SW）、ベージュ（BE）、メロウグレー（MG)2.2 推奨釘・ビス
用途
軒金具
たてどい金具名称

サイズ

ステンレススクリュー釘

φ3×50mm（頭径φ7以上）

ステンレス製 鍋ビス

φ4.2×50mm

ステンレス製 釘

頭径φ9×首径φ5×95mm(タキロン品)

ステンレス製 鍋ビス
頭径φ10以下、首径5mm以下※長さは壁厚を考慮し、下地材に20mm以上打込んでください。

3.積算基準
3.1 屋根投影面積(1)合流が無い場合
降雨強度

100mm/h

120mm/h

140mm/h

160mm/h

落し口1ヶ所当たりの屋根投影面積80㎡66㎡57㎡

50㎡a算出に必要な屋根投影面積は
ａ×ｂ＝ａｂ(㎡)
落し口の数の算出
ａｂ/落し口1ヶ所当たりの屋根投影面積＝ｃ(箇所)（なお、ｃの小数点は切り上げてください）

屋根伏図b(２)合流が有る場合合流がある場合は、落し口１ヶ所当たりで負担できる屋根投影面積は下表の通りです。
降雨強度

100mm/h

120mm/h

140mm/h

160mm/h

落し口1ヶ所当たりの屋根投影面積

40㎡

33㎡

28㎡

25㎡

※例えば、降雨強度120mm/ｈの場合合流部までに落差がない場合はサイホンが発生しません。
その場合はサイホン発生なしに排水できる能力で落とし口を設定すること。
サイホン発生なしに排水できる能力 ＝ 33㎡※合流部より水下のたてどいはサイホンが発生するため、合計した屋根面積が66㎡となっても問題はない。

①同じ高さにある軒どい・バルコニーを合流させる場合はそれぞれ33㎡以下とする。
（1階屋根と2階バルコニー）（縁の切れた同一階の軒どい同士）
33㎡以下33㎡以下
33㎡以下
33㎡以下

②２階屋根と下屋部（２階バルコニー）をよせますや、這いどいを使用して合流させる場合は下屋部の屋根面積を33㎡以下とし、その上で１本あたりの負担屋根の総面積を66㎡以下とすること。

2000mm以上

注意事項① サイホンの発生条件

66㎡-下屋面積 以下

33㎡以下

軒どい底面～這いどい先端、或いは、配水管までの鉛直距離は2000mm以上とする。2000mm以下の場合はサイホン現象が発生しないため、2階屋根の1本あたりの負担屋根面積は33㎡以下とする。

※バルコニー排水設計についての留意事項

注意事項② 這いどいの位置

バルコニーの負担面積は、降雨排水のみを想定したものです。 降雨以外の排水やその他設置環境を考慮して設計してください。

這いどいの排水口は、「止り」「外曲り」「内曲り」から450mm以上離してください。
（這いどいからのオーバーフロー防止のため）

3.2 最大離隔距離（落し口１ヶ所当たりで負担する軒どい最大長さ）
落し口１ヶ所当たりで負担する軒どい長さは片側15m以内で設置すること。
（片側：水上から落し口までの距離）《設置可能な例》

水上15m以内 ○

8m

○

水上

6m

4m 1m

落し口までの軒どい長さ8ｍ＋6ｍ＝14ｍ＜15ｍ ･･･○
7ｍ＋4ｍ+1ｍ＝12ｍ＜15ｍ ･･･○
15m以下を満足するため、設置可能

7m
15m以内

たてどい位置《設置できない例》

×

水上

8m
水上

6m

4m
7m
15m超え ×

落し口までの軒どい長さ8ｍ＋6ｍ +7ｍ＋4ｍ＝25ｍ＞15ｍ ･･･×
設置できない対応策

15m以内 ○

○
水上

8m
6m

4m
7m
15m以内 ○

落し口を追加する。
落し口までの軒どい長さ8ｍ＋6ｍ +7ｍ＋4ｍ＝25ｍ
25ｍ÷2ｍ＝12.5ｍ＜15ｍ ･･･○
15m以下を満足するため、設置可能

4.軒先の納まり4-1.積雪地域別の軒金具取付けピッチ
一般地域

地域

中雪地域

多雪地域

積雪量(cm)

金具

020406080

ポリカブラケット 910mm以下 606mm以下

455mm以下

ステンレス金具 606mm以下 455mm以下

303mm以下

100120140160303mm以下

180200

適用外
適用外※ 各地方の垂直最深積雪量に応じて、軒金具を取り付けてください。
※ 積雪量30cmを超える地域では、必ず屋根面に雪止めを取付けてください。
尚、太陽光パネル等滑雪が想定される屋根の場合は、積雪量30cm以下でも雪止めを取り付けて下さい。
※ 強風地域は、軒金具の取付け間隔を1ランク下げてください。

4-2.軒どいの取付け基準
・・・ 軒どいの前耳高さを屋根面の延長線上に合わせてください。
・・・ 軒どいの前耳高さを一般地域の納まりから40mm～60mm下げてください。
・・・ 軒どいの前耳高さを屋根面の先端から100mm下げてください。
中雪地域

D（137mm）

100mm

40mm
～60mm

(150mm）D（137mm）

D（137mm）①50mm以上【軒先水切りについて】

雨水の廻りこみを低減させるため、軒先板金の先端位置は、①鼻隠しより50mm以上出してください。
②軒どい本体前耳の高さまで下げてください。
積雪地域では、軒どいの位置が下がりますが、水切り位置もそれに合わせて下げてください。

※留意事項 2

1/3D～1/2D(45～68mm)

1/3D～1/2D(45～68mm)

1/2D～2/3D（68～91mm)※留意事項 1多雪地域(210mm）

一般地域(150mm）● 一般地域● 中雪地域● 多雪地域【見切り板について】

見切り板等が鼻隠しから突出している場合は、見切り板を軒どい底面より下げてください。

②前耳の高さ＝水切り高さ

4-3.風速基準別の軒金具取付けピッチ
13m未満（4階建て相当以下）

13～31m未満（10階建て相当以下）

ポリカブラケット910mm以下

606mm以下

ステンレス金具

606mm以下

455mm以下

ポリカブラケット606mm以下

455mm以下

ステンレス金具

455mm以下

303mm以下

ポリカブラケット606mm以下

455mm以下

ステンレス金具

455mm以下

303mm以下

軒どい施工高さ
基準風速
一般地域（Vo=30～38m/sec）
強風場所
強風地域
（Vo=40～46m/sec）

強風場所とは、海岸・湖岸から200m以内の場所、風よけのない田園地帯、崖上、谷あい風道になる場所など。

5.伸縮対策5-1.温度変化による伸縮設計基準
軒どいは温度変化により伸縮しますが、その伸縮を吸収する部材として、伸縮軒継手があります。
下記の通り、伸縮軒継手を設置してください。
尚、伸縮軒継手は片側に偏ることなく、バランスよく配置してください。
●伸縮処理部材の設置基準※30m以上は、10m延長するごとに1個追加・・・伸縮軒継手
11m以上～20m未満

11m未満

20m以上～30m未満

伸縮軒継手を1個以上使用してください。

伸縮軒継手を2個以上使用してください。

5-2.軒金具の位置関係
①外曲り

②内曲り

③軒継手、伸縮軒継手

350mm

200mm

④止り
50mm～200mm※けらば部の瓦と止りが干渉しないように50mm以上離してください

350mm

200mm

50mm以上 50mm以上

J１３５軒先納まり参考図