資料1-2
本資料のうち，枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。

柏崎刈羽原子力発電所6号及び7号炉審査資料
資料番号
KK67-0034 改02
提出年月日
平成26年10月16日

柏崎刈羽原子力発電所 6号及び7号炉重大事故等対策の有効性評価について（炉心損傷防止対策）（補足説明資料）

平成26年10月
東京電力株式会社

目 次
1. 設備概要
1.1 常設代替電源設備
1.2 代替原子炉補機冷却系
2. 可搬型設備保管場所及びアクセスルートについて
3. 現場操作機器配置図（建屋内）
4. 重大事故対策の成立性
5. 重要事故シーケンス等の選定
6. 最長許容炉心露出時間及び水位不明判断曲線
7. 原子炉水位及びインターロックの概要
8. 操作概要11. 設備概要

1.1 常設代替電源設備

ガスタービン発電機
ガスタービン
台数

使用燃料

3（うち2台は予備）
軽油

発電機
台

数

3（うち2台は予備）

種類

横軸回転界磁3相同期発電機

容量約4,500kVA／台

力

率

0.8

電

圧

6.9kV

周 波 数

50Hz

※ 6 号及び 7 号炉共用2※

系統図（6 号）
緊急用Ｍ／Ｃ

ガスタービン発電機車

Ｍ／Ｃ ６ＣＭ／Ｃ ６Ｄ

3

残
留
熱
除
去
系
ポ
ン
プ

（
）

Ａ

Ｐ／Ｃ ６Ｃ－１【凡例】
ＭＣＣ
６Ｃ－１－２

Ｃ

）

Ａ

中
央
制
御
室
排
風
機

）

Ａ

中
央
制
御
室
再
循
環
送
風
機

（
）

Ａ
Ｍ
用
直
流
１
２
５
Ｖ
充
電
器
盤

（

復
水
移
送
ポ
ン
プ

（

復
水
移
送
ポ
ン
プ

）

）

Ａ

ＭＣＣ
６Ｃ－１－５：遮断器：配線用遮断器

（

（

中
央
制
御
室
送
風
機

ＭＣＣ
６Ｃ－１－4ＭＣＣ
６Ｃ－１－８ＭＣＣ
６Ｃ－１－７

Ａ

直
流
１
２
５
Ｖ
充
電
器
盤
６
Ａ

直
流
１
２
５
Ｖ
充
電
器
盤
６
Ａ
|
２

交
流
１
２
０
Ｖ
中
央
制
御
室
計
測
用
分
電
盤
６
Ａ

：変圧器

系統図（7 号）
緊急用Ｍ／Ｃ

ガスタービン発電機車

Ｍ／Ｃ ７ＣＭ／Ｃ ７Ｄ

4

残
留
熱
除
去
系
ポ
ン
プ

（
）

Ａ

Ｃ

）

Ａ

ＭＣＣ
７Ｃ－１－６ＭＣＣ
７Ｃ－１－４

中
央
制
御
室
排
風
機

）

Ａ

中
央
制
御
室
再
循
環
送
風
機

（
）

Ａ
Ｍ
用
直
流
１
２
５
Ｖ
充
電
器
盤

（

復
水
移
送
ポ
ン
プ

（

復
水
移
送
ポ
ン
プ

）

）

Ａ

ＭＣＣ
７Ｃ－１－１

（

（

中
央
制
御
室
送
風
機

Ｐ／Ｃ ７Ｄ－１

Ｐ／Ｃ ７Ｃ－１

Ａ

直
流
１
２
５
Ｖ
充
電
器
盤
７
Ａ
|
２

ＭＣＣ
７Ｃ－１－７

直
流
１
２
５
Ｖ
充
電
器
盤
７
Ａ

ＭＣＣ
７Ｄ－１－７

交
流
１
２
０
Ｖ
中
央
制
御
室
計
測
用
主
母
線
盤
７
Ｂ

【凡例】
：遮断器
：配線用遮断器：変圧器

1.2 代替原子炉補機冷却系(1)

熱交換器ユニット台

数

伝 熱 容 量1
約 23MW／台（海水温度 30℃において）(2)

代替原子炉補機冷却海水ポンプ
台

数

2

容

量

約 420ｍ3／ｈ／台

揚

程

約 35ｍ

5

代替原子炉補機冷却系系統概要図
原子炉補機冷却系 区分Ⅰ
系残
熱留
交熱
換除
器去

屋内

屋外

MO

残留熱除去系機器

6

熱交換器
ユニット
設置場所
中間ループ
熱 交 換 器ユ ニ ッ ト循環ポンプ

熱 交 換 器
代替原子炉補機
冷却海水ポンプ

淡水
海水

2. 可搬型設備保管場所及びアクセスルートについて

7
図 2-1

可搬型設備保管場所及びアクセスルート

3. 現場操作機器配置図（建屋内）

図 3-1

現場操作機器配置図「高圧・低圧注水機能喪失」1/2

図 3-2

現場操作機器配置図「高圧・低圧注水機能喪失」2/28

図 3-3

現場操作機器配置図「高圧注水・減圧機能喪失」1/2

図 3-4

現場操作機器配置図「高圧注水・減圧機能喪失」2/2

9

10
図 3-5

現場操作機器配置図「全交流動力電源喪失」1/2

11
図 3-6

現場操作機器配置図「全交流動力電源喪失」2/2

4. 重大事故対策の成立性
表 4-1
作業項目

操作項目
操作の内容

各操作成立性確認一覧表（高圧・低圧注水機能喪失）（１／２）
作業環境

有効性評価で想定
する時間
温度・湿度

低圧代替注水系（常設） 準備操作
原子炉・低圧代替注水系 現場ライン
注水
アップ※ＣＳＰ吸込ライン切替

格納容器ベント準備操作
・ＦＶスクラバタンク水位調整準備（排水ライン水張り）

放射線環境

バッテリー内蔵型ＬＥＤ照明を作業エリアに配備しており，建屋内常用照明消灯
事象開始
通常原子炉運転中と同程 炉心損傷しないため、高線量と 時における作業性を確保し
１０分～３０分後
度なることはないている。
合計２０分
また，ヘッドライト・懐中
電灯をバックアップとして携帯している。

事象開始
１７～１８時間後
合計６０分

・ＦＶスクラバタンク水位調整

事象開始
１８時間後～
適宜実施

・消防車によるＣＳＰへの注水準備
・消防車によるＣＳＰへの補給

注水準備：事象開始
１１～１２時間後
合計６０分
補給：事象開始
１２時間後～
適宜実施

連絡手段

バッテリー内蔵型ＬＥＤ照明をアクセスルート上に配備しており近接可能である。
また，ヘッドライト・懐中
電灯をバックアップとして携帯している。
アクセスルート上に支障となる設備はない。

操作対象弁は通路付近にあり，操作性に支障はない。
操作対象弁には，暗闇でも識別し易いように反射テープを施している。

携帯型音声呼出電話（ブレスト）により，中操に連絡する。

作業エリア周辺には，支障となる設備はなく，十分な作業スペースを確保している。

トランシーバ，または移動無線により，本部に適宜連絡する。

作業エリア周辺には，支障となる設備はなく，十分な作業スペースを確保している。

トランシーバ，または移動無線により，本部に適宜連絡する。

車両のヘッドライトの他，
ヘッドライト・懐中電灯・ＬＥＤ多機能ライトを携帯しており、夜間においても接近可能である。
また、アクセスルート上に支障となる設備はない。
車両のヘッドライトの他，
ヘッドライト・懐中電灯・ＬＥＤ多機能ライトを携帯しており、夜間においても接近可能である。
また、アクセスルート上に支障となる設備はない。

－－

車両の作業用照明・ヘッド
ライト・懐中電灯・ＬＥＤ
炉心損傷しないため、高線量と多機能ライトにより，夜間なることはないにおける作業性を確保している。

－

車両の作業用照明・ヘッド
炉心損傷しないため、高線量とライト・懐中電灯・ＬＥＤなることはない
多機能ライトにより，夜間（ベント時には必要に応じて一における作業性を確保して時待避する）いる。

車両のヘッドライトの他，
ヘッドライト・懐中電灯・ＬＥＤ多機能ライトを携帯しており、夜間においても接近可能である。
また、アクセスルート上に支障となる設備はない。

消防車からのホースの接続は，汎用の結合金具（オス・メス）であり，容易に操作可能である。
作業エリア周辺には，支障となる設備はなく，十分な作業スペースを確保している。

トランシーバ，または移動無線により，本部及び当直に適宜連絡する。

－

炉心損傷しないため、高線量と ヘッドライト・懐中電灯・なることはない
ＬＥＤ多機能ライトによ（ベント時には必要に応じて一 り，夜間における作業性を時待避する）
確保している。

ヘッドライト・懐中電灯・ＬＥＤ多機能ライトを携帯しており、夜間においても接近可能である。
また、アクセスルート上に支障となる設備はない。

使用するホースの接続部
は，レバーロックカプラ
式（オス・メス）になっており，容易に接続可能である。

トランシーバ，または移動無線により，本部に適宜連絡する。

12
消防車による防火水槽からＣＳＰへの補給操作性

車両の作業用照明・ヘッド
ライト・懐中電灯・ＬＥＤ
炉心損傷しないため、高線量と多機能ライトにより，夜間なることはないにおける作業性を確保して
いる。

格納容器
ベント
格納容器ベント操作

移動経路
照明

水源確保
貯水池から大湊側防火水槽への補給
・貯水池～防火水槽への系統構成，
ホース水張り・貯水池から防火水槽への補給

注水準備：事象開始
１０時間３０分～１
２時間後
合計９０分
補給：事象開始
１２時間後～
適宜実施

表 4-1

作業項目

操作項目
操作の内容

各操作成立性確認一覧表（高圧・低圧注水機能喪失）（２／２）

作業環境

有効性評価で想定
する時間
温度・湿度

燃料供給準備・軽油タンクからタンクローリー
への補給

事象開始
１１～１２時間後
合計６０分

放射線環境

移動経路

操作性

連絡手段

軽油タンク予備ノズルへのタンクローリー補給用
仮設フランジ取り付け
は、一般的なフランジ取り付け作業であり，実施可能である。
作業エリア周辺には，支障となる設備はなく，十分な作業スペースを確保している。

トランシーバ，または移動無線により，本部に適宜連絡する。

給油ホース及び給油ノズ
ルにより，容易に給油可能である。
可搬設備の展開後も給油のための十分な作業ス
ペースを確保している。

トランシーバ，または移動無線により，本部に適宜連絡する。

照明－

車両の作業用照明・ヘッド
ライト・懐中電灯・ＬＥＤ
炉心損傷しないため、高線量と多機能ライトにより，夜間なることはないにおける作業性を確保している。

車両のヘッドライトの他，
ヘッドライト・懐中電灯・ＬＥＤ多機能ライトを携帯しており、夜間においても接近可能である。
また、アクセスルート上に支障となる設備はない。

－

車両の作業用照明・ヘッド
炉心損傷しないため、高線量とライト・懐中電灯・ＬＥＤなることはない
多機能ライトにより，夜間（ベント時には必要に応じて一における作業性を確保して時待避する）いる。

車両のヘッドライトの他，
ヘッドライト・懐中電灯・ＬＥＤ多機能ライトを携帯しており、夜間においても接近可能である。
また、アクセスルート上に支障となる設備はない。

燃料補給

燃料給油作業
・消防車への給油

事象開始
１２時間後～
適宜実施

13

表 4-2
作業項目

操作項目
操作の内容

各操作成立性確認一覧表（高圧注水・減圧機能喪失）
作業環境

有効性評価で想定
する時間

移動経路

操作性

連絡手段

バッテリー内蔵型ＬＥＤバッテリー内蔵型ＬＥＤ照
照明をアクセスルート上明を作業エリアに配備してに配備しており近接可能
おり，建屋内常用照明消灯である。
通常原子炉運転中と同程 炉心損傷しないため、高線量と 時における作業性を確保しまた，ヘッドライト・懐ている。
度なることはない
中電灯をバックアップとまた，ヘッドライト・懐中
して携帯している。
電灯をバックアップとしてアクセスルート上に支障携帯している。
となる設備はない。

操作対象弁は通路付近にあり，操作性に支障はない。
操作対象弁には，暗闇でも識別し易いように反射テープを施している。

携帯型音声呼出電話（ブレスト）により，中操に連絡する。

バッテリー内蔵型ＬＥＤバッテリー内蔵型ＬＥＤ照
照明をアクセスルート上明を作業エリアに配備してに配備しており近接可能
おり，建屋内常用照明消灯
事象開始
である。
１２～１３時間３０分 通常原子炉運転中と同程 炉心損傷しないため、高線量と 時における作業性を確保しまた，ヘッドライト・懐ている。
度なることはない
後
中電灯をバックアップとまた，ヘッドライト・懐中
合計９０分
して携帯している。
電灯をバックアップとしてアクセスルート上に支障携帯している。
となる設備はない。

操作対象弁は通路付近にあり，操作性に支障はない。
操作対象弁には，暗闇でも識別し易いように反射テープを施している。

携帯型音声呼出電話（ブレスト）により，中操に
連絡する。

温度・湿度

残留熱除去系
準備

停止時冷却モード

・停止時冷却モード
アップ

現場ライン

最終ヒー
トシンク
の確保
低圧注水系から停止時冷却モード
切替
・停止時冷却モード
アップ

現場ライン

事象開始
１０時間３０分～
１２時間後
合計９０分

放射線環境

照明

14

表 4-3
操作項目
操作の内容

作業項目

各操作成立性確認一覧表（全交流動力電源喪失）(1/3)
作業環境

有効性評価で想定
する時間

移動経路
温度・湿度

放射線環境

操作性

連絡手段

照明

常設代替交流電源設備 準備操作
・ＧＴＧ、緊急用Ｍ／Ｃ健全性確認
・ＧＴＧ、緊急用Ｍ／Ｃ給電準備
・ＧＴＧ起動、緊急用Ｍ／Ｃ遮断器
投入
常設代替交流電源設備 運転

事象開始
１５～１６時間後
２３時間４０分～
２４時間後
合計８０分

－

－
・ＧＴＧ

運転状態監視常設代替交流電源設備 準備操作
・受電前準備（現場）
常設代替交流電源設備からの受電操
作・Ｍ／Ｃ 受電
電源確保 ・ＭＣＣ 受電

15常設直流電源切替操作
・蓄電池切替準備
・蓄電池切替操作（Ａ→Ａ－２）

常設代替直流電源切替操作
・蓄電池切替準備
・蓄電池切替操作（Ａ－２→ＡＭ用）

低圧代替注水系（常設）

準備操作

原子炉
・低圧代替注水系 現場ライン
注水
アップ※ＣＳＰ吸込ライン切替

事象開始
１０～６０分後
合計５０分

車両のヘッドライトの他，
ヘッドライト・懐中電灯を携
ヘッドライト・懐中電灯に帯しており、夜間においてもより，夜間における作業性
接近可能である。
を確保している。
また、アクセスルート上に支障となる設備はない。
炉心損傷しないため、高線量となることはない
炉心損傷しないため、高線量となることはない

現場操作パネルでの簡易なボ トランシーバもしくは衛タン操作であり，操作性に支 星携帯電話により，本部に連絡する。
障はない。

通常原子炉運転中と同程 炉心損傷しないため、高線量と バッテリー内蔵型ＬＥＤ照 バッテリー内蔵型ＬＥＤ照明
度なることはない
明を作業エリアに配備して をアクセスルート上に配備しおり，建屋内常用照明消灯 ており近接可能である。
時における作業性を確保し また，ヘッドライト・懐中電灯をバックアップとして携帯ている。
また，ヘッドライト・懐中 している。
通常原子炉運転中と同程 炉心損傷しないため、高線量と電灯をバックアップとして アクセスルート上に支障とな度なることはない
る設備はない。
携帯している。

通常運転時に行うしゃ断器操 携帯型音声呼出電話（ブ作と同じであり，操作性に支 レスト）により，中操に
連絡する。
障はない。

事象開始
７時３０分～
８時１０分後
合計４０分

バッテリー内蔵型ＬＥＤ照 バッテリー内蔵型ＬＥＤ照明
明を作業エリアに配備して をアクセスルート上に配備しおり，建屋内常用照明消灯 ており近接可能である。
通常原子炉運転中と同程 炉心損傷しないため、高線量と 時における作業性を確保し また，ヘッドライト・懐中電灯をバックアップとして携帯ている。
度なることはない
また，ヘッドライト・懐中 している。
電灯をバックアップとして アクセスルート上に支障となる設備はない。
携帯している。

通常運転時に行うしゃ断器操 携帯型音声呼出電話（ブ作と同じであり，操作性に支 レスト）により，中操に
連絡する。
障はない。

事象開始
１９時３０分～２０時１０分後
合計４０分

バッテリー内蔵型ＬＥＤ照 バッテリー内蔵型ＬＥＤ照明
明を作業エリアに配備して をアクセスルート上に配備しおり，建屋内常用照明消灯 ており近接可能である。
通常原子炉運転中と同程 炉心損傷しないため、高線量と 時における作業性を確保し また，ヘッドライト・懐中電灯をバックアップとして携帯ている。
度なることはない
また，ヘッドライト・懐中 している。
電灯をバックアップとして アクセスルート上に支障となる設備はない。
携帯している。

通常運転時に行うしゃ断器操 携帯型音声呼出電話（ブ作と同じであり，操作性に支 レスト）により，中操に
連絡する。
障はない。

バッテリー内蔵型ＬＥＤ照 バッテリー内蔵型ＬＥＤ照明
明を作業エリアに配備して をアクセスルート上に配備しおり，建屋内常用照明消灯 ており近接可能である。
事象開始
約２３時４０分～ 通常原子炉運転中と同程 炉心損傷しないため、高線量と 時における作業性を確保し また，ヘッドライト・懐中電灯をバックアップとして携帯ている。
度なることはない
約２４時００分後
また，ヘッドライト・懐中 している。
合計２０分
電灯をバックアップとして アクセスルート上に支障となる設備はない。
携帯している。

操作対象弁は通路付近にあ携帯型音声呼出電話（ブり，操作性に支障はない。
操作対象弁には，暗闇でも識 レスト）により，中操に別し易いように反射テープを 連絡する。
施している。

事象開始
２４時間後～
合計１０分

表 4-3

作業項目

操作項目
操作の内容

各操作成立性確認の一覧表（全交流動力電源喪失）(2/3)

作業環境

有効性評価で想定
する時間

移動経路

操作性

連絡手段

バッテリー内蔵型ＬＥＤ照 バッテリー内蔵型ＬＥＤ照明
明を作業エリアに配備して をアクセスルート上に配備しおり，建屋内常用照明消灯 ており近接可能である。
事象開始
通常原子炉運転中と同程 炉心損傷しないため、高線量と 時における作業性を確保し また，ヘッドライト・懐中電
１５～１６時間後灯をバックアップとして携帯ている。
度なることはない
合計６０分
また，ヘッドライト・懐中 している。
電灯をバックアップとして アクセスルート上に支障となる設備はない。
携帯している。

操作対象弁は通路付近にあり，操作性に支障はない。

携帯型音声呼出電話（ブレスト）により，中操に連絡する。

バッテリー内蔵型ＬＥＤ照 バッテリー内蔵型ＬＥＤ照明
明を作業エリアに配備して をアクセスルート上に配備しおり，建屋内常用照明消灯 ており近接可能である。
事象開始後
通常原子炉運転中と同程 炉心損傷しないため、高線量と 時における作業性を確保し また，ヘッドライト・懐中電
１６～１７時間後灯をバックアップとして携帯ている。
度なることはない
合計６０分
また，ヘッドライト・懐中 している。
電灯をバックアップとして アクセスルート上に支障となる設備はない。
携帯している。

操作対象弁は通路付近にあり，操作性に支障はない。

携帯型音声呼出電話（ブレスト）により，中操に連絡する。

バッテリー内蔵型ＬＥＤ照 バッテリー内蔵型ＬＥＤ照明
明を作業エリアに配備して をアクセスルート上に配備しおり，建屋内常用照明消灯 ており近接可能である。
事象開始
２４～２４時３０分 通常原子炉運転中と同程 炉心損傷しないため、高線量と 時における作業性を確保し また，ヘッドライト・懐中電灯をバックアップとして携帯ている。
後
度なることはない
また，ヘッドライト・懐中 している。
合計３０分
電灯をバックアップとして アクセスルート上に支障となる設備はない。
携帯している。

操作対象弁は通路付近にあり，操作性に支障はない。

携帯型音声呼出電話（ブレスト）により，中操に
連絡する。

温度・湿度

格納容器ベント準備操作
・ベント準備

格納容器ベント操作
・フィルタベント操作

16

格納容器
ベント 格納容器ベント停止操作
・フィルタベント停止操作

格納容器ベント準備操作
・ＦＶスクラバタンク水位調整準備（排水ライン水張り）

格納容器ベント操作
・ＦＶスクラバタンク水位調整

事象開始
１５～１６時間後
合計６０分

事象開始
１６～２４時間後
適宜実施

放射線環境

照明

－

車両のヘッドライトの他，車両の作業用照明・ヘッド ヘッドライト・懐中電灯・Ｌ
ライト・懐中電灯・ＬＥＤ ＥＤ多機能ライトを携帯して炉心損傷しないため、高線量と多機能ライトにより，夜間 おり、夜間においても接近可なることはないにおける作業性を確保して 能である。
また、アクセスルート上に支いる。
障となる設備はない。

作業エリア周辺には，支障と トランシーバ，または移なる設備はなく，十分な作業 動無線により，本部に適スペースを確保している。
宜連絡する。

－

車両のヘッドライトの他，車両の作業用照明・ヘッド ヘッドライト・懐中電灯・Ｌ
ライト・懐中電灯・ＬＥＤ ＥＤ多機能ライトを携帯して炉心損傷しないため、高線量と多機能ライトにより，夜間 おり、夜間においても接近可なることはないにおける作業性を確保して 能である。
また、アクセスルート上に支いる。
障となる設備はない。

作業エリア周辺には，支障と トランシーバ，または移なる設備はなく，十分な作業 動無線により，本部に適スペースを確保している。
宜連絡する。

表 4-3
作業項目

操作項目
操作の内容

各操作成立性確認の一覧表（全交流動力電源喪失）(3/3)
作業環境

有効性評価で想定
する時間

移動経路
温度・湿度

代替原子炉補機冷却系 準備操作
・代替原子炉補機冷却系 現場ラインアップ最終ヒー
トシンクの確保 代替原子炉補機冷却系 準備操作
・資機材配置及びホース布設、
起動及び系統水張り
代替原子炉補機冷却系 運転
・代替原子炉補機冷却系 運転状態
監視

消防車による防火水槽からＣＳＰへの補給17・消防車によるＣＳＰへの注水準備
・消防車によるＣＳＰへの補給

事象開始
９時３０分～
１４時３０分後合計３００分

－事象開始
約１０～２４時間後
合計６６０分（一時待避中の時間
を除く）

－

事象開始
約２４時間後～
適宜実施－

注水準備：事象開始
１１～１２時間後
合計６０分
補給：事象開始
１２時間後～
適宜実施

放射線環境

操作性

連絡手段

操作対象弁は通路付近にあり，操作性に支障はない。

携帯型音声呼出電話（ブレスト）により，中操に
連絡する。

照明

バッテリー内蔵型ＬＥＤ照 バッテリー内蔵型ＬＥＤ照明
明を作業エリアに配備して をアクセスルート上に配備しおり，建屋内常用照明消灯 ており近接可能である。
炉心損傷しないため、高線量と 時における作業性を確保し また，ヘッドライト・懐中電灯をバックアップとして携帯ている。
なることはない
また，ヘッドライト・懐中 している。
電灯をバックアップとして アクセスルート上に支障となる設備はない。
携帯している。

車両のヘッドライトの他，
炉心損傷しないため、高線量とバッテリー内蔵型ＬＥＤ照なることはない
バッテリー内蔵型ＬＥＤ照明・ヘッドライトを携帯して明・ヘッドライトにより，おり，夜間においても接近可
夜間における作業性を確保
能である。
している。
アクセスルート上に支障とな
炉心損傷しないため、高線量とる設備はない。
なることはない

各種ホースの接続は，汎用の結合金具（オス・メス）であ
トランシーバ，または移り，容易に操作可能である。
動無線により，本部及び作業エリア周辺には，支障と当直に適宜連絡する。
なる設備はなく，十分な作業
スペースを確保している。

－

車両のヘッドライトの他，車両の作業用照明・ヘッド ヘッドライト・懐中電灯・Ｌ
炉心損傷しないため、高線量とライト・懐中電灯・ＬＥＤ ＥＤ多機能ライトを携帯してなることはない
多機能ライトにより，夜間 おり、夜間においても接近可（ベント時には必要に応じて一における作業性を確保して 能である。
時待避する）
また、アクセスルート上に支いる。
障となる設備はない。

消防車からのホースの接続は，汎用の結合金具（オス・メス）であり，容易に操作可 トランシーバ，または移動無線により，本部及び能である。
作業エリア周辺には，支障と 当直に適宜連絡する。
なる設備はなく，十分な作業
スペースを確保している。

－

ヘッドライト・懐中電灯・Ｌ
炉心損傷しないため、高線量と ヘッドライト・懐中電灯・ ＥＤ多機能ライトを携帯してＬＥＤ多機能ライトによ おり、夜間においても接近可なることはない（ベント時には必要に応じて一 り，夜間における作業性を 能である。
また、アクセスルート上に支確保している。
時待避する）
障となる設備はない。

使用するホースの接続部は，
トランシーバ，または移
レバーロックカプラ式（オ
動無線により，本部に適ス・メス）になっており，容宜連絡する。
易に接続可能である。

－

車両のヘッドライトの他，車両の作業用照明・ヘッド ヘッドライト・懐中電灯・Ｌ
ライト・懐中電灯・ＬＥＤ ＥＤ多機能ライトを携帯して炉心損傷しないため、高線量と多機能ライトにより，夜間 おり、夜間においても接近可なることはないにおける作業性を確保して 能である。
また、アクセスルート上に支いる。
障となる設備はない。

水源確保
貯水池から大湊側防火水槽への補給
・貯水池～防火水槽への系統構成，
ホース水張り・貯水池から防火水槽への補給

燃料供給準備・軽油タンクからタンクローリー
への補給

注水準備：事象開始
１０時間３０分～
１２時間後
合計９０分
補給：事象開始
１２時間後～
適宜実施

事象開始
１１～１２時間後
合計６０分

軽油タンク予備ノズルへのタ
ンクローリー補給用仮設フランジ取り付けは、一般的なフ
トランシーバ，または移ランジ取り付け作業であり，動無線により，本部に適実施可能である。
宜連絡する。
作業エリア周辺には，支障となる設備はなく，十分な作業
スペースを確保している。

燃料補給

燃料給油作業
・消防車への給油・電源車への給油

事象開始
１２時間後～
適宜実施－

車両のヘッドライトの他，車両の作業用照明・ヘッド ヘッドライト・懐中電灯・Ｌ
炉心損傷しないため、高線量とライト・懐中電灯・ＬＥＤ ＥＤ多機能ライトを携帯してなることはない
多機能ライトにより，夜間 おり、夜間においても接近可（ベント時には必要に応じて一における作業性を確保して 能である。
時待避する）
また、アクセスルート上に支いる。
障となる設備はない。

給油ホース及び給油ノズルにより，容易に給油可能であ
トランシーバ，または移る。
動無線により，本部に適可搬設備の展開後も給油のた宜連絡する。
めの十分な作業スペースを確保している。

資料－4-1
常設代替交流電源設備

準備操作

・ＧＴＧ，緊急用Ｍ／Ｃ健全性確認
・ＧＴＧ，緊急用Ｍ／Ｃ給電準備
・ＧＴＧ起動，緊急用Ｍ／Ｃ遮断器投入
常設代替交流電源設備
・ＧＴＧ

運転

運転状態監視１．操作概要ガスタービン発電機（ＧＴＧ）を起動し，荒浜側緊急用Ｍ／Ｃを受電する。
２．作業場所
屋外（ＧＴＧエリア，154kV 変電所（緊急用Ｍ／Ｃ））
３．必要要員数および操作時間
必要要員数

：６人

有効性評価で想定する時間：50 分

所要時間目安：50 分

４．操作の成立性について
作業環境（照明）：ヘッドライト・懐中電灯により，夜間における作業性を確保している。
移動経路：車両のヘッドライトの他，ヘッドライト・懐中電灯を携帯しており，夜間においても接近可能である。
また，アクセスルート上に支障となる設備はない。
操作性：現場操作パネルでの簡易なボタン操作であり，操作性に支障はない。

連絡手段：トランシーバもしくは衛星携帯電話により，本部に連絡する。
操作制御盤

ＧＴＧ設置状況

起動・停止ボタン
ＧＴＧ操作部
18

資料－4-2
常設代替交流電源設備

準備操作

・受電前準備（現場）
常設代替交流電源設備からの受電操作
・Ｍ／Ｃ受電，ＭＣＣ受電
１．操作概要ＧＴＧにより給電された荒浜側緊急用Ｍ／Ｃから，Ｍ／Ｃ（Ｃ系）（Ｄ系）を受電する。
２．作業場所
原子炉建屋

非管理区域（地下１階）

３．必要要員数および操作時間
必要要員数

：２人

有効性評価で想定する時間：受電前準備

50 分

受電操作

10 分

：受電前準備

50 分

受電操作

10 分

所要時間目安４．操作の成立性について

作業環境（照明）：バッテリー内蔵型ＬＥＤ照明を作業エリアに配備しており，建屋内
常用照明消灯時における作業性を確保している。また，ヘッドライ
ト・懐中電灯をバックアップとして携帯している。
移動経路：バッテリー内蔵型ＬＥＤ照明をアクセスルート上に配備しており近接可能である。また，ヘッドライト・懐中電灯をバックアップとして携帯している。
アクセスルート上に支障となる設備はない。
操作性：通常運転時に行うしゃ断器操作と同じであり，操作性に支障はない。

連絡手段：携帯型音声呼出電話（ブレスト）により，中操に連絡する。

非常用Ｍ／Ｃ

しゃ断器操作19

資料－4-3
常設直流電源切替操作，常設代替直流電源切替操作
・蓄電池切替準備
・蓄電池切替操作（Ａ→Ａ－２），（Ａ－２→ＡＭ用）
１．操作概要事象発生から８時間経過した時点で，蓄電池Ａから蓄電池Ａ－２へ切り替える。また，
事象発生から 19～20 時間経過した時点で，蓄電池Ａ－２からＡＭ用蓄電池へ切り替える。
２．作業場所
コントロール建屋

非管理区域（地下１階）

３．必要要員数および操作時間
必要要員数

：２人

有効性評価で想定する時間：40 分（Ａ→Ａ－２：事象発生

８時間後）（Ａ－２→ＡＭ用：６号炉 事象発生 20 時間後
７号炉 事象発生 19 時間後）
所要時間目安：40 分

４．操作の成立性について
作業環境（照明）：バッテリー内蔵型ＬＥＤ照明を作業エリアに配備しており，建屋内
常用照明消灯時における作業性を確保している。また，ヘッドライ
ト・懐中電灯をバックアップとして携帯している。
移動経路：バッテリー内蔵型ＬＥＤ照明をアクセスルート上に配備しており近接可能である。また，ヘッドライト・懐中電灯をバックアップとして携帯している。
アクセスルート上に支障となる設備はない。
操作性：通常運転時に行うしゃ断器操作と同じであり，操作性に支障はない。

連絡手段：携帯型音声呼出電話（ブレスト）により，中操に連絡する。

同時投入防止用切替盤

しゃ断器操作20

資料－4-4

低圧代替注水系（常設）準備操作
・低圧代替注水系

現場ラインアップ※ＣＳＰ吸込ライン切替

１．操作概要復水貯蔵槽を水源として復水移送ポンプにより原子炉へ注水する際に，ポンプの吸込ラインを切り替えることにより水源を確保する。
２．作業場所
廃棄物処理建屋

管理区域（地下３階）

３．必要要員数および操作時間
必要要員数

：２人

有効性評価で想定する時間：20 分（復水移送ポンプ停止水位到達前）

所要時間目安：20 分

４．操作の成立性について
作業環境（照明）：バッテリー内蔵型ＬＥＤ照明を作業エリアに配備しており，建屋内
常用照明消灯時における作業性を確保している。また，ヘッドライ
ト・懐中電灯をバックアップとして携帯している。
移動経路：バッテリー内蔵型ＬＥＤ照明をアクセスルート上に配備しており近接可能である。また，ヘッドライト・懐中電灯をバックアップとして携帯している。
アクセスルート上に支障となる設備はない。
操作性：操作対象弁は通路付近にあり，操作性に支障はない。
操作対象弁には，暗闇でも識別し易いように反射テープを施している。

連絡手段：携帯型音声呼出電話（ブレスト）により，中操に連絡する。

ＣＳＰ吸込ライン切替対象弁

反射テープ

21

資料－4-5
消防車による防火水槽からＣＳＰへの補給
・消防車によるＣＳＰへの注水準備
・消防車によるＣＳＰへの補給
１．操作概要水源となる防火水槽から復水貯蔵槽外部接続口までの送水ルートを確保し，消防車により復水貯蔵槽へ淡水を補給する。
２．作業場所
屋外（防火水槽 ～ 復水貯蔵槽外部接続口）
３．必要要員数および操作時間
必要要員数

：２人

有効性評価で想定する時間：60 分（事象発生後 12 時間以内）

所要時間目安：50 分

４．操作の成立性について
作業環境（照明）：車両の作業用照明・ヘッドライト・懐中電灯・ＬＥＤ多機能ライト
により，夜間における作業性を確保している。
移動経路：車両のヘッドライトの他，ヘッドライト・懐中電灯・ＬＥＤ多機能ライトを携帯しており，夜間においても接近可能である。
また，アクセスルート上に支障となる設備はない。
操作性：消防車からのホースの接続は，汎用の結合金具（オス・メス）であり，容易に操作可能である。
作業エリア周辺には，支障となる設備はなく，十分な作業スペースを確保している。

連絡手段：トランシーバ，または移動無線により，本部及び当直に適宜連絡する。

車両の作業用照明

連結送水訓練22

資料－4-6
格納容器ベント準備操作
・ベント準備
格納容器ベント操作
・フィルタベント操作
格納容器ベント停止操作
・フィルタベント停止操作
１．操作概要フィルタベントを使用したＳ／Ｃ側ベントのためのライン構成を現場にて手動で行う。
２．作業場所
原子炉建屋

非管理区域（中４階，地下１階）

３．必要要員数および操作時間
必要要員数

：２人

有効性評価で想定する時間：ベント準備

60 分

フィルタベント操作
所要時間目安60 分（事象発生

フィルタベント停止操作

30 分：ＰＣＶベントライン構成

60 分

ＰＣＶフィルタベント操作
フィルタベント停止操作

16 時間後）60 分
30 分

４．操作の成立性について
作業環境（照明）：バッテリー内蔵型ＬＥＤ照明を作業エリアに配備しており，建屋内
常用照明消灯時における作業性を確保している。また，ヘッドライ
ト・懐中電灯をバックアップとして携帯している。
移動経路：バッテリー内蔵型ＬＥＤ照明をアクセスルート上に配備しており近接可能である。また，ヘッドライト・懐中電灯をバックアップとして携帯している。
アクセスルート上に支障となる設備はない。
操作性：操作対象弁は通路付近にあり，操作性に支障はない。

連絡手段：携帯型音声呼出電話（ブレスト）により，中操に連絡する。

電動駆動弁

エクステンション

空気駆動弁
23

専用ボンベ

資料－4-7
代替原子炉補機冷却系

準備操作

・代替原子炉補機冷却系

現場ラインアップ

１．操作概要代替原子炉補機冷却系を用いた冷却水確保のため，原子炉補機冷却水系（ＲＣＷ（Ａ））のラインアップを行う。
２．作業場所
原子炉建屋
建屋

管理／非管理区域，タービン建屋

海水熱交換器エリア，コントロール

非管理区域など

３．必要要員数および操作時間
必要要員数

：２人

有効性評価で想定する時間：５時間（事象発生後 20 時間以内）

所要時間目安：５時間

４．操作の成立性について
作業環境（照明）：バッテリー内蔵型ＬＥＤ照明を作業エリアに配備しており，建屋内
常用照明消灯時における作業性を確保している。また，ヘッドライ
ト・懐中電灯をバックアップとして携帯している。
移動経路：バッテリー内蔵型ＬＥＤ照明をアクセスルート上に配備しており近接可能である。また，ヘッドライト・懐中電灯をバックアップとして携帯している。
アクセスルート上に支障となる設備はない。
操作性：操作対象弁は通路付近にあり，操作性に支障はない。

連絡手段：携帯型音声呼出電話（ブレスト）により，中操に連絡する。

作業エリア

操作対象弁

24

反射テープ

資料－4-8
代替原子炉補機冷却系

準備操作

・資機材配置及びホース布設，起動及び系統水張り
代替原子炉補機冷却系

運転・代替原子炉補機冷却系

運転状態監視１．操作概要代替原子炉補機冷却系（熱交換器ユニット，代替原子炉補機冷却海水ポンプ，電源車
等）を用いて冷却水を供給する。
２．作業場所
タービン建屋近傍屋外
３．必要要員数および操作時間
必要要員数

：13 人

有効性評価で想定する時間：10 時間（事象発生後 20 時間以内）

所要時間目安

：10 時間

４．操作の成立性について
作業環境（照明）：バッテリー内蔵型ＬＥＤ照明・ヘッドライトにより，夜間における作業性を確保している。
移動経路：車両のヘッドライトの他，バッテリー内蔵型ＬＥＤ照明・ヘッドライトを携帯しており，夜間においても接近可能である。
アクセスルート上に支障となる設備はない。
操作性：各種ホースの接続は，汎用の結合金具（オス・メス）であり，容易に操作可能である。
作業エリア周辺には，支障となる設備はなく，十分な作業スペースを確保している。

連絡手段：トランシーバ，または移動無線により，本部及び当直に適宜連絡する。

ホース接続時作業エリア

25

資料－4-9
残留熱除去系

停止時冷却モード準備

低圧注水系から停止時冷却モード切替
・停止時冷却モード

現場ラインアップ

１．操作概要ＲＨＲポンプを停止時冷却モードにて起動させて原子炉を除熱するため，ＲＨＲ系の停止時冷却モードのラインアップを実施する。
２．作業場所
原子炉建屋

管理区域（地下３階）

原子炉建屋

非管理区域（地下１階）

３．必要要員数および操作時間
必要要員数

：２人

有効性評価で想定する時間：90 分（事象発生後 12 時間以内）（高圧注水・減圧機能喪失での想定）

所要時間目安：90 分

４．操作の成立性について
作業環境（照明）：バッテリー内蔵型ＬＥＤ照明を作業エリアに配備しており，建屋内
常用照明消灯時における作業性を確保している。また，ヘッドライ
ト・懐中電灯をバックアップとして携帯している。
移動経路：バッテリー内蔵型ＬＥＤ照明をアクセスルート上に配備しており近接可能である。また，ヘッドライト・懐中電灯をバックアップとして携帯している。
アクセスルート上に支障となる設備はない。
操作性：操作対象弁は通路付近にあり，操作性に支障はない。
操作対象弁には，暗闇でも識別し易いように反射テープを施している。

連絡手段：携帯型音声呼出電話（ブレスト）により，中操に連絡する。

作業エリア（ＲＨＲポンプ室）

反射テープ

26

資料－4-10
貯水池から大湊側防火水槽への補給
・貯水池～防火水槽への系統構成，ホース水張り
・貯水池から防火水槽への補給
１．操作概要淡水貯水池から送水ラインを使用し大湊側防火水槽へ淡水を補給する。
２．作業場所
屋外（淡水貯水池 ～ 防火水槽）
３．必要要員数および操作時間
必要要員数

：２人

有効性評価で想定する時間：90 分（事象発生後 12 時間以内）

所要時間目安：60 分

４．操作の成立性について
作業環境（照明）：ヘッドライト・懐中電灯・ＬＥＤ多機能ライトにより，夜間における作業性を確保している。
移動経路：ヘッドライト・懐中電灯・ＬＥＤ多機能ライトを携帯しており，夜間においても接近可能である。
また，アクセスルート上に支障となる設備はない。
操作性：使用するホースの接続部は，レバーロックカプラ式（オス・メス）になっており，容易に接続可能である。

連絡手段：トランシーバ，または移動無線により，本部に適宜連絡する。

ホース接続部

ホースの接続27

資料－4-11
燃料供給準備・軽油タンクからタンクローリーへの補給
１．操作概要非常用Ｄ／Ｇ軽油タンクからタンクローリーへ給油する。
２．作業場所
屋外（非常用Ｄ／Ｇ軽油タンク付近）
３．必要要員数および操作時間
必要要員数

：２人

有効性評価で想定する時間：60 分（事象発生後 12 時間以内）

所要時間目安

：給油準備

35 分

タンクローリーへの給油

15 分／回

４．操作の成立性について
作業環境（照明）：車両の作業用照明・ヘッドライト・懐中電灯・ＬＥＤ多機能ライト
により，夜間における作業性を確保している。
移動経路：車両のヘッドライトの他，ヘッドライト・懐中電灯・ＬＥＤ多機能ライトを携帯しており，夜間においても接近可能である。
また，アクセスルート上に支障となる設備はない。
操作性：軽油タンク予備ノズルへのタンクローリー補給用仮設フランジ取り付けは，
一般的なフランジ取り付け作業であり，実施可能である。
作業エリア周辺には，支障となる設備はなく，十分な作業スペースを確保している。

連絡手段：トランシーバ，または移動無線により，本部に適宜連絡する。

ホース接続

注入口ハッチ開放による内部確認28

資料－4-12
燃料給油作業
・消防車，電源車への給油
１．操作概要タンクローリーから消防車，電源車へ給油する。
２．作業場所
屋外（消防車設置場所付近，および電源車設置場所付近）
３．必要要員数および操作時間
必要要員数

：２人

有効性評価で想定する時間：適宜実施（事象発生後 12 時間以降）

所要時間目安

：30 分＋給油時間

４．操作の成立性について
作業環境（照明）：車両の作業用照明・ヘッドライト・懐中電灯・ＬＥＤ多機能ライト
により，夜間における作業性を確保している。
移動経路：車両のヘッドライトの他，ヘッドライト・懐中電灯・ＬＥＤ多機能ライトを携帯しており，夜間においても接近可能である。
また，アクセスルート上に支障となる設備はない。
操作性：給油ホース及び給油ノズルにより，容易に給油可能である。
可搬設備の展開後も給油のための十分な作業スペースを確保している。

連絡手段：トランシーバ，または移動無線により，本部に適宜連絡する。

車両の作業用照明

給油ノズル

29

5. 重要事故シーケンス等の選定
解釈の事故
シーケンス
グループ

対応する主要な炉心損傷防止対策(下線は重要事故シーケンスに対する重大事故等
a b c d対策の有効性評価で期待している対策)

主要な事故シーケンス※1◎ ①過渡事象＋高圧注水失敗＋低圧注水失敗－ ②過渡事象＋SRV 再閉失敗＋高圧注水失敗＋低圧注水失敗－ ③通常停止＋高圧注水失敗＋低圧注水失敗－ ④通常停止＋SRV 再閉失敗＋高圧注水失敗＋低圧注水失敗－ ⑤サポート系喪失＋高圧注水失敗＋低圧注水失敗

高圧・低圧 － ⑥サポート系喪失＋SRV 再閉失敗＋高圧注水失敗＋低圧注水失敗
注水機能喪失－ ⑦最終ヒートシンク喪失＋RCIC 失敗

・高圧代替注水系
・手動減圧
・低圧代替注水系(常設)(復水補給水系)
・代替格納容器冷却スプレイ系
・代替原子炉補機冷却系(熱交換ユニット+代替
原子炉補機冷却海水ポンプ)
・格納容器圧力逃がし装置等
・可搬型代替注水ポンプ(水源補給，低圧注水)

中 高 高 低
中 高 低 低中 低 高 低
中 低 低 低高 低 高 低高 低 低 低高 低 高 高－ ⑧最終ヒートシンク喪失＋SRV 再閉失敗

高 低 低 中・津波による浸水防止

高圧注水
・減圧
機能喪失

－

⑨最終ヒートシンク喪失＋全交流電源喪失(電源盤浸水)＋RCIC 失敗

高 低 高 高－⑩最終ヒートシンク喪失＋全交流電源喪失(電源盤浸水)＋SRV 再閉失敗

高 低 低 中◎ ①過渡事象＋高圧注水失敗＋原子炉減圧失敗

中 高 高 高－ ②過渡事象＋SRV 再閉失敗＋高圧注水失敗＋原子炉減圧失敗

中 高 低 低－ ③通常停止＋高圧注水失敗＋原子炉減圧失敗－ ④通常停止＋SRV 再閉失敗＋高圧注水失敗＋原子炉減圧失敗

・減圧自動化ロジック(残留熱除去系ポンプ吐出
圧確立+原子炉水位低(レベル 1)+ 600 秒経過で 中 低 高 低SRV4 弁開放)
・高圧代替注水系
中 低 低 低・残留熱除去系(低圧注水，除熱)－ ⑤サポート系喪失＋高圧注水失敗＋原子炉減圧失敗

高 低 高 低⑥サポート系喪失＋SRV 再閉失敗＋高圧注水失敗＋原子炉減圧失敗

高 低 低 低－◎ ①全交流電源喪失(外部電源喪失＋DG 喪失)－②全交流電源喪失(外部電源喪失＋DG 喪失)＋最終ヒートシンク喪失

全交流動力
電源喪失
－ ③全交流電源喪失(外部電源喪失＋DG 喪失)＋RCIC 失敗－④全交流電源喪失(外部電源喪失＋DG 喪失)＋最終ヒートシンク喪失＋RCIC 失敗－ ⑤外部電源喪失＋直流電源喪失－ ⑥最終ヒートシンク喪失＋全交流電源喪失＋直流電源喪失※1 ◎は選定した重要事故シーケンスを示す。

着眼点との関係と重要事故シーケンス選定の考え方
備考(a：共通原因故障※2 又は系統間機能依存性,
b：余裕時間, c：設備容量, d：代表性)選定した重要事故
シーケンスと選定理由

a.⑤,⑥ではサポート系 1 区分の喪失を起因としa.主要な事故シーケンスのカットセットに共通原因故障が含まれている事故シているが、他の区分は健全であるため、対応ーケンスを「中」とした。その上でサポート系喪失(1 系統)は、起因事象の時手段が著しく制限される状態ではない。⑦～点で系統間の機能の依存性によって同区分の複数の設備が機能喪失すること⑩の最終ヒートシンクの喪失の発生原因は津から「高」とした。また、最終ヒートシンク喪失に至るシーケンスでは、除熱波に伴う浸水によるものであり、対策としてを必要とする多くの機能が喪失するため「高」とした。
は防潮堤の設置や建屋内止水等の止水対策と
b.過渡事象(全給水喪失事象)は原子炉水位低(L3)が事象進展の起点となるため、なるため、重大事故防止対策の有効性の確認
通常水位から原子炉停止に至る手動停止、サポート系喪失と比較して事象進展には適さない。
が早い。このため過渡事象を起因とするシーケンスを「高」とした。手動停止、
b, c.両着眼点について「高」と考えたシーケン
サポート系喪失は通常水位から原子炉停止に至るため、また、津波によるシースとして①を抽出。
ケンスでは津波襲来までに原子炉停止しているため、水位の低下後に原子炉停
d.頻度の観点では⑦, ⑨が支配的であるが、起因止に至る過渡事象よりも事象進展が遅いことから「低」とした。
となる最終ヒートシンクの喪失の発生原因は
c. SRV 再閉失敗を含む場合は SRV から一定程度減圧されるため、再閉成功の場
津波に伴う浸水によるものであり、浸水防止
合よりも速やかに低圧状態に移行でき、低圧系での代替注水を開始できること
がその対策となるため、重大事故防止対策のから「低」とし、SRV 再閉失敗を含まない場合を「高」とした。
有効性を確認するためのシーケンスには適さ
d.全 CDF に対して 10%以上又は事故シーケンスグループの中で最も CDF の高ない。
いシーケンスを「高」とした。また、全 CDF に対して 0.1%未満のシーケンスを「低」とした。
以上より、①を重要事故シーケンスとして選定。
a.主要な事故シーケンスのカットセットに共通原因故障が含まれている事故シーケンスを「中」とした。その上でサポート系喪失(1 系統)は、起因事象の時
点で系統間の機能の依存性によって同区分の複数の設備が機能喪失することから「高」とした。
b.過渡事象(全給水喪失事象)は原子炉水位低(L3)が事象進展の起点となるため、 a.⑤,⑥ではサポート系 1 区分の喪失を起因としているが、他の区分は健全であるため、対応
通常水位から原子炉停止に至る手動停止、サポート系喪失と比較して事象進展が早い。このため過渡事象を起因とするシーケンスを「高」とした。手動停止、 手段が著しく制限される状態ではない。
サポート系喪失は通常水位から原子炉停止に至るため、水位の低下後に原子炉 b, c.両着眼点について「高」と考えたシーケン
スとして①を抽出。
停止に至る過渡事象よりも事象進展が遅いことから「低」とした。
c. SRV 再閉失敗を含む場合は SRV から一定程度減圧されるため、バックアップ d.頻度の観点では①が支配的となった。
手段による減圧を実施した場合、再閉成功の場合よりも速やかに低圧状態に移行でき、低圧系での注水を開始できることから「低」とし、SRV 再閉失敗を 以上より、①を重要事故シーケンスとして選定。
含まない場合を「高」とした。
d.全 CDF に対して 10%以上又は事故シーケンスグループの中で最も CDF の高いシーケンスを「高」とした。また、全 CDF に対して 0.1%未満のシーケンスを「低」とした。

・原子炉隔離時冷却系(所内直流電源設備の確保)
・高圧代替注水系
a.全シーケンスに共通であるため選定理由から
・手動減圧
高 低 － 中除外した。
・低圧代替注水系(常設)(復水補給水系)b,c.シーケンスとしては事象発生後の余裕時間
・代替格納容器冷却スプレイ系の観点で③～⑥が厳しいが、③～⑥において・代替原子炉補機冷却系(熱交換ユニット+代替
a.主要な事故シーケンスのカットセットに共通原因故障が含まれていること及代替高圧注水系による注水や、常設代替直流
原子炉補機冷却海水ポンプ)
び、全交流電源喪失や直流電源喪失に至るシーケンスでは、電源を必要とする電源設備によって RCIC を運転する場合、事・格納容器圧力逃がし装置等
多くの機能が喪失することから「高」とした。
象発生直後から蒸気駆動の高圧注水系で対応
・常設代替交流電源設備
高 低 － 中 b.RCIC による注水に期待できないシーケンスを「高」とし、期待できるシーケ
し、除熱を実施することから、①～⑥の事象
・常設代替直流電源設備
ンスを「低」とした。
進展に差異は表れない。
・可搬型代替注水ポンプ(水源補給，低圧注水)
c.原子炉圧力容器内が高圧状態で推移する点は同等であり、電源喪失後、少なくd.頻度の観点では⑥が支配的となったが、このとも蒸気駆動の高圧注水及び制御用直流電源を確保すれば必要な設備容量は
要因は津波に伴う浸水によるものであり、浸同等であることから「－」とした。
高 高 － 低水防止がその対策となるため、重大事故防止
・高圧代替注水系
d.全 CDF に対して 10%以上又は事故シーケンスグループの中で最も CDF の高対策の有効性を確認するためのシーケンスに・上記の点線枠内の対策
いシーケンスを「高」とした。また、全 CDF に対して 0.1%未満のシーケンスは適さない。
高 高 － 中を「低」とした。
・原子炉隔離時冷却系(所内直流電源設備の確保)
高 高 － 低・高圧代替注水系
・上記の点線枠内の対策
・津波による浸水防止(津波に伴ってシーケンス 高 高 － 高が発生した場合)

以上、①～⑥の事象進展に差異が表れないこと等を踏まえた上で、ガイドの主要解析条件を参照し、①を重要事故シーケンスとして選定。

※2 地震 PRA では多重化された機器を完全従属としていることから、多重化された機器の損傷が生じるカットセットでは共通原因故障が生じるものとした。
30

6. 最長許容炉心露出時間及び水位不明判断曲線「最長許容炉心露出時間」
手順書に記載している原子炉停止後の経過時間と炉心の健全性が確保される時間（最長許容炉心露出時間）の関係図「水位不明判断曲線」
手順書に記載しているドライウェル空間部温度と原子炉圧力の関係図

31

7. 原子炉水位及びインターロックの概要

圧力容器基準点（底部）からの水位

主なインターロック等

Ｌ－８

約１３．９ｍ

原子炉隔離時冷却系トリップ

Ｌ－３

約１２．９ｍ原子炉スクラム
ＲＩＰ４台トリップ

Ｌ－２

原子炉隔離時冷却系自動起動（給水機能）

約１１．７ｍ

ＲＩＰ６台トリップ
主蒸気隔離弁閉Ｌ－１．５

約１０．２ｍ

高圧炉心注水系自動起動
原子炉隔離時冷却系自動起動（ＥＣＣＳ機能）

Ｌ－１

約９．４ｍ

低圧注水系自動起動

ＴＡＦ

約９ｍ

有効燃料頂部

32

８．１ 高圧・低圧注水機能喪失（ＴＱＵＶ）における操作概要
凡例（解析上の時刻）
（０分）

全給水喪失

：操作・確認（運転員のみの作業）：緊急時対策要員（現場）のみの作業：プラント状態：運転員と緊急時対策要員（現場）の共同作業

原子炉スクラム・タービントリップを確認：判断（約２０秒後）「原子炉水位低（レベル２）」
高圧給水機能設備作動値に到達：シナリオ上考慮しない操作・判断結果※１
高圧給水機能喪失を確認（機器作動状況、系統流量による確認）（約４分後）※１
中央制御室盤にて機器ランプ表示、機器故障警報、系統流量指示計等にて機能喪失を確認する。
※２
急速減圧中は「水位不明判断曲線」による原子炉圧力と格納容器温度から水位不明領域に入っていないことを確認する。

「原子炉水位低（レベル１．５）」
高圧注水機能作動値に到達※１
高圧注水機能喪失を確認（機器作動状況、系統流量による確認）※３
原子炉水位計（燃料域）によりＴＡＦ到達を確認した場合は、格納容器雰囲気モニタ（ＣＡＭＳ）
により格納容器水素・酸素濃度の確認を実施する。

ＭＳＩＶ自動「全閉」確認※４
水位不明判断は以下により確認する。
・水位計の電源が喪失
・指示計のバラツキが大きくＴＡＦ以上であることが判定できない・水位不明判断曲線の水位不明領域
・凝縮槽液相部温度と気相部温度がほぼ一致し、有意な差が認められない

ＳＲＶによる原子炉圧力制御確認（約９分後）※５
原子炉水位計（燃料域）によりTAF回復を確認した場合は、ＴＡＦ以下継続時間を測定し「最長許容炉心露出時間」の禁止領域に入っていることを確認する。燃料の健全性を格納容器雰囲気
放射線モニタ等により確認する。

「原子炉水位低（レベル１）」
低圧注水機能作動値に到達※１
低圧注水機能喪失を確認（機器作動状況、系統流量による確認）※６
原子炉水位がレベル３到達確認後、原子炉注水を開始し、原子炉水位がレベル８到達確認
後、原子炉注水を停止する。注水流量は「９０m3/h」とする。以後、本操作を繰り返す。
※７
Ｄ／Ｗスプレイ実施中に原子炉水位がレベル３到達確認後、Ｄ／Ｗスプレイを停止し原子炉注水を開始する。原子炉水位がレベル８到達確認後、原子炉注水を停止しＤ／Ｗスプレイを再開する。以後、本操作を繰り返す。

Ⅰ（約１０分後）低圧代替注水系（ＭＵＷＣポンプ）
１台追加起動・２台運転確認

高圧／低圧注水機能回復操作

炉心損傷無し継続確認

回復は解析上考慮せず

炉心損傷を確認した場合は
炉心損傷後の対応手順に移行する

低圧代替注水系（ＭＵＷＣポンプ）
２台注水準備完了（約１４分後）（約１９分後）（約２０分後）【有効性評価の対象とはしていないが、他に取り得る手段】
Ⅰ
ＣＲＤ系が運転を継続し原子炉への注水が継続していることを確認する。また、追加起動の準備も開始する。
消火系についても代替注水として使用する場合があるため運転状態について確認する。
恒設設備による原子炉への注水が実施できない場合、低圧代替注水系（可搬型）による注水を実施する。

中央制御室での主蒸気逃がし弁による原子炉急速減圧※２「原子炉水位有効燃料棒頂部（ＴＡＦ）」
到達※３

Ⅱ
代替格納容器スプレイとして消火系も使用することができるため運転状態について確認する。
Ⅲ
残留熱除去系以外にもＭＵＷＣによる代替注水が可能な系統がある場合、原子炉注水と格納容器スプレイを別々に実施できる。

低圧代替注水系（ＭＵＷＣポンプ）による原子炉注水開始
原子炉水位回復確認

Ⅳ
格納容器ベント操作前に、原子炉の隔離状態を確認し水位を高めに維持する。格納容器への熱放出を抑制し圧力上昇を抑制する。
（約２６分後）原子炉圧力「０．３４MPa[gage]」
急速減圧操作完了

Ⅴ
消火系による屋外または屋内消火栓からのＣＳＰ補給も実施できる。
屋内消火栓から補給する場合は、可搬型代替注水ポンプと同時に補給することも可能である。
消火系から補給する場合の水源は「ろ過水タンク」であるが、可搬型代替注水ポンプの水源は「防火水槽」の他に「海水」も可能である。

※４
原子炉水位判明

Ｎｏ

原子炉満水操作（水位不明ではない）Ⅵ「ろ過水タンク」からの防火水槽補給も実施できる。その際は貯水池からろ過水タンクへの補給も合わせて実施する。

Ｙｅｓ（約３３分後）（約１１０分後）「原子炉水位有効燃料棒頂部（ＴＡＦ）」
回復
※５

Ⅴ

「原子炉水位高（レベル８）」にて
低圧代替注水系（ＭＵＷＣポンプ）による原子炉注水停止

可搬型代替注水ポンプの準備（復水貯蔵槽への補給準備）

Ⅵ
貯水池から防火水槽への補給準備（大湊側防火水槽への補給準備）「原子炉水位低（レベル３）」にて ※６
低圧代替注水系（ＭＵＷＣポンプ）による原子炉注水再開（約１０時間後）「Ｓ／Ｐ圧力１８０ｋPa[gage]」にて
低圧代替注水系（ＭＵＷＣポンプ）による
Ｄ／Ｗスプレイ開始
低圧代替注水系（ＭＵＷＣポンプ）による原子炉注水とＤ／Ｗスプレイを
交互に実施
※７

Ⅱ

Ⅲ

（約１２時間後）大湊側防火水槽への補給準備が完了（適時実施）
フィルタ装置排水ライン水張り

Ⅳ「Ｓ／Ｐ圧力３１０ｋPa[gage]」にて
低圧代替注水系（ＭＵＷＣポンプ）による
Ｄ／Ｗスプレイ停止（約１８時間後）（約１２時間後）可搬型代替注水ポンプの準備が完了（適時実施）

可搬型代替注水ポンプによるＣＳＰ補給

大湊側防火水槽への補給（約１７時間後）
Ｓ／Ｐ圧力２７９ｋPa[gage]
維持不可「格納容器圧力逃がし装置」又は「耐圧強化ベント系」による
Ｗ／Ｗベント実施
可搬型代替注水ポンプの準備（格納容器頂部注水系準備）

低圧代替注水系による原子炉水位を維持し、Ｗ／Ｗベントによる格納容器圧力の低下傾向を確認する。及び機能喪失している設備の復旧に努める。復旧後、原子炉は原子炉停止時冷却モードにより冷温停止状態へ、格納容器は格納容器
スプレイ冷却モード及びサプレッションプール水冷却モードにより冷却する。

可搬型代替注水ポンプの準備が完了

可搬型代替注水ポンプによる格納容器頂部注水33

８．２ 高圧注水・減圧機能喪失（ＴＱＵＸ）における操作概要（解析上の時刻）
（０分）

全給水喪失
※１
中央制御室盤にて機器ランプ表示、機器故障警報、系統流量指示計等にて機能喪失を確認する。

原子炉スクラム・タービントリップを確認※２
中央制御室盤にて機器ランプ表示、ポンプ吐出圧力指示計等にて起動を確認する。
（約２０秒後）「原子炉水位低（レベル２）」
高圧給水機能設備作動値に到達※３
急速減圧中は「水位不明判断曲線」による原子炉圧力と格納容器温度から水位不明領域に入っていないことを確認する。
※４
原子炉水位計（燃料域）によりＴＡＦ到達を確認した場合は、格納容器雰囲気モニタ（ＣＡＭＳ）により格納容器水素・酸素濃度の確認を実施する。

※１

高圧給水機能喪失を確認（機器作動状況、系統流量による確認）※５
原子炉水位計（燃料域）によりTAF回復を確認した場合は、ＴＡＦ以下継続時間を測定し「最長許容炉心露出時間」の禁止領域に入っていることを確認する。燃料の健全性を格納容器雰囲気放射線モニタ等により確認する。
（約４分後）「原子炉水位低（レベル１．５）」
高圧注水機能設備作動値に到達※６
水位不明判断は以下により確認する。
・水位計の電源が喪失
・指示計のバラツキが大きくＴＡＦ以上であることが判定できない・水位不明判断曲線の水位不明領域
・凝縮槽液相部温度と気相部温度がほぼ一致し、有意な差が認められない※１
高圧注水機能喪失を確認（機器作動状況、系統流量による確認）

ＭＳＩＶ自動「全閉」確認※７
原子炉水位がレベル８到達確認後、原子炉注水を停止する。原子炉水位がレベ
ル３到達確認後、原子炉注水を再開する。以後、本操作を繰り返す。
また、異なる残留熱除去系を使用してＳ／Ｃクーリングを実施する。

ＳＲＶによる
原子炉圧力制御確認（約９分後）「原子炉水位低（レベル１）」
低圧注水機能設備作動値に到達【有効性評価の対象とはしていないが、他に取り得る手段】
Ⅰ
ＣＲＤ系が運転を継続し原子炉への注水が継続していることを確認する。

Ⅰ
残留熱除去系自動起動確認 ※２（機器作動状況、系統圧力による確認）（約１９分後）重大事故時の逃がし安全弁作動回路動作（原子炉水位低（レベル１）＋１０分＋残留熱除去系ポンプ運転）

原子炉自動減圧開始確認（逃がし安全弁４弁自動開）

炉心損傷無し継続確認

回復は解析上考慮せず

炉心損傷を確認した場合は
炉心損傷後の対応手順に移行する※３（約２２分後）「原子炉水位有効燃料棒頂部（ＴＡＦ）」
到達※４（約２６分後）残留熱除去系による原子炉注水開始
原子炉水位回復確認（約３３分後）「原子炉水位有効燃料棒頂部（ＴＡＦ）」
回復※５（約４４分後）高圧注水機能回復操作

原子炉圧力「０．３４MPa[gage]」
急速減圧完了※６
原子炉水位判明

Ｎｏ（水位不明ではない）

原子炉満水操作

Ｙｅｓ（約５０分後）残留熱除去系により原子炉水位をＬ３～Ｌ８で維持※７
異なる残留熱除去系によりS/Cクーリング実施
凡例（約１２時間後）残留熱除去系１系列
Ｓ／Ｃクーリング継続
残留熱除去系２系列
原子炉停止時冷却運転（ＳＨＣ）開始：操作・確認（運転員のみの作業）：緊急時対策要員（現場）のみの作業：プラント状態：運転員と緊急時対策要員（現場）の共同作業：判断

原子炉は原子炉停止時冷却モードにより冷温停止状態とし、格納容器はサプレッ
ションプール水冷却モードにより冷却する。原子炉注水はサプレッションプール水
冷却モードと適時切り替えて実施する。及び機能喪失している設備の復旧に努める。

：シナリオ上考慮しない操作・判断結果

34

８．３ 全交流動力電源喪失（ＳＢＯ）における操作概要（解析上の時間）※１
外部電源が喪失し、かつ全てのＤ／Ｇからの受電に失敗することにより、全ての所内高圧系統（６．９kV）の母線が使用不能となった場合。
全交流電源喪失発生

（０分）

※１

※２
中央制御室にて機器ランプ表示、タービン回転数、ポンプ吐出圧力、流量指示計等により起動を確認する。
※３
原子炉隔離時冷却系はレベル２～レベル８の範囲で原子炉へ注水する。

原子炉スクラム・タービントリップを確認

交流電源駆動ポンプによる原子炉への注水機能喪失を確認（約３分後）※４
中央制御室にて外部電源受電及び非常用ディーゼル発電機の起動が実施出来ず非常用高圧系統（６．９ｋV）の電源回復ができない場合、早期の電源回復不可と判断する。

回復は解析上考慮せず「原子炉水位低（レベル２）」
高圧給水機能設備作動値に到達※５
Ｓ／Ｃ水位高「NWL+５０mm」到達中に、Ｄ/Ｗ圧力高「１３．７ｋPa[gage]」信号が発生すると、原子炉隔離時冷却水ポンプの吸込弁が自動で切り替わる。具体的には、Ｓ/Ｃ側吸込弁が「全開」
し、復水貯蔵槽側吸込弁が「全閉」することにより切り替わる。

原子炉隔離
・ＩＡ喪失によるＭＳＩＶ「閉」
・ＥＨＣ喪失によるＴＢＶ「不動作」

原子炉隔離時冷却系自動起動確認
原子炉注水流量確認※２

ＳＲＶによる原子炉圧力制御確認※６
格納容器除熱機能が喪失している場合は、原子炉隔離時冷却系の水源は復水貯蔵槽とする。実際の操作においては、自動切替前に原子炉隔離時水源切替SWを「ＣＳＰ」位置にすることにより、自動切替を阻止することができる。
※７
常設直流電源を蓄電池Ａから蓄電池Ａ－２へ切り替える。
※８常設直流電源蓄電池Ａ－２から常設代替直流電源ＡＭ用蓄電池に切り替える。

原子炉隔離時冷却系による
原子炉注水確認※９
実際の操作においては、Ｓ／Ｐ圧力「１３．７ｋPa[gage]」以下になるまで格納容器ベント操作を継続するが、電源回復後の残留熱除去系による格納容器冷却を評価するために格納容器ベン
ト操作を停止する。

Ｎｏ

高圧代替注水系 起動

Ｙｅｓ

※１０
実際の操作においては、残留熱除去系による原子炉注水も実施するが、残留熱除去系は格納容器冷却を評価しているため、原子炉注水は低圧代替注水系により評価する。
※１１
解析では、原子炉水位レベル８で原子炉隔離時冷却系が停止したことを確認後、原子炉減圧を開始する。また、減圧に伴う原子炉水位低下の際にも原子炉隔離時冷却系の運転は考慮しない。

原子炉水位回復確認※３※１２
原子炉水位がレベル３到達確認後、原子炉注水を開始し、原子炉水位がレベル８到達確認後、原子炉注水を停止する。以後、本操作を繰り返す。

＊以後、レベル２～レベル８で原子炉注水（約１０分後）早期の電源回復不能と判断

※４

Ⅱ

Ⅰ

（約５０分後）「Ｄ／Ｗ圧力１３．７ｋPa[gage]」到達
原子炉隔離時冷却系水源自動切替「復水貯蔵槽」→「Ｓ／Ｃ」※５

常設直流電源切替

常設代替交流電源設備（空冷式ＧＴＧ）の準備

低圧代替注水系（ＭＵＷＣポンプ）準備

炉心損傷を確認した場合は
炉心損傷後の対応手順に移行する

原子炉隔離時冷却系水源手動切替「Ｓ／Ｃ」→「復水貯蔵槽」※６（約８時間後）代替原子炉補機冷却系
準備

炉心損傷無し継続確認

Ⅳ

Ⅲ

貯水池から防火水槽への補給準備（大湊側防火水槽への補給準備）

可搬型代替注水ポンプの準備（復水貯蔵槽への補給準備）※７

フィルタ装置排水ライン水張り（約１２時間後）（約１２時間後）大湊側防火水槽への補給準備が完了

可搬型代替注水ポンプの準備が完了（約１５．５時間後）（約１６時間後）「Ｓ／Ｐ圧力３１０ｋPa[gage]」にて格納容器圧力逃がし装置又は耐圧強化ベント系による
Ｗ／Ｗベント実施（適時実施）

Ｓ／Ｐ圧力２７９ｋPa[gage]
維持不可（適時実施）

可搬型代替注水ポンプによるＣＳＰ補給

大湊側防火水槽への補給

可搬型代替注水ポンプの準備（格納容器頂部注水系準備）

可搬型代替注水ポンプの準備が完了（約２０時間後）

常設代替直流電源切替※８
可搬型代替注水ポンプによる格納容器頂部注水（約２４時間後）（約２４時間後）
代替原子炉補機冷却系
準備が完了

常設代替交流電源設備（空冷式ＧＴＧ）による非常用電源回復操作

低圧代替注水系（ＭＵＷＣポンプ）準備が完了

残留熱除去系準備（約２４時間後）（約２４時間後）残留熱除去系によるＳ／Ｃクーリング開始

残留熱除去系によるＳ／Ｃクーリング起動完了確認後
格納容器圧力逃がし装置又は耐圧強化ベント系による
Ｗ／Ｗベント停止※９

凡例（約２５時間後）低圧代替注水系（ＭＵＷＣポンプ）準備完了確認後及び原子炉隔離時冷却系停止確認後※１０
原子炉減圧開始※１１：操作・確認（運転員のみの作業）：緊急時対策要員（現場）のみの作業：プラント状態：運転員と緊急時対策要員（現場）の共同作業：判断（約２６時間後）低圧代替注水系（ＭＵＷＣポンプ）による原子炉注水開始確認：シナリオ上考慮しない操作・判断結果

原子炉隔離時冷却系隔離「原子炉水位高（レベル８）」にて
低圧代替注水系（ＭＵＷＣポンプ）による原子炉注水停止「原子炉水位低（レベル３）」にて ※１２
低圧代替注水系（ＭＵＷＣポンプ）による原子炉注水再開

35

低圧代替注水系による原子炉水位を維持し、サプレッションプール水
冷却モードによる格納容器冷却を継続する。及び機能喪失している設備の復旧に努める。復旧後、原子炉は原子炉停止時冷却モードにより冷温停止状態とする。

【有効性評価の対象とはしていないが、他に取り得る手段】
Ⅰ
緊急用Ｍ／Ｃが使用できない場合は可搬型代替交流電源設備によるＰ／Ｃ受電を実施する。
常設代替交流電源設備が使用できない場合は可搬型代替交流電源設備による緊急用Ｍ／Ｃを受電する。
（いずれの場合も電源容量により使用できる設備が限られる）Ⅱ
消火系を代替注水として使用する場合があるため運転状態について確認する。
恒設設備による原子炉への注水が実施できない場合、低圧代替注水系（可搬型）による注水を実施する。
Ⅲ
消火系による屋外または屋内消火栓からのＣＳＰ補給も実施できる。
屋内消火栓から補給する場合は、可搬型代替注水ポンプと同時に補給することも可能である。
消火系から補給する場合の水源は「ろ過水タンク」であるが、可搬型代替注水ポンプの水源は「防火水槽」の他に「海水」も可能である。
Ⅳ「ろ過水タンク」からの防火水槽補給も実施できる。その際は貯水池からろ過水タンクへの補給も合わせて実施する。