ダクト式セントラル第3種換気システム「あなたが家族とともに暮らすステキな空間を、より良いものにしたい。」
こ れ は ル フ ロ400 が 初 め て 発 売 さ れ た 当 初 よ り ず っ と 貫 い て き た 考 え で す。
家族の健康はもちろん、メンテナンス性やコスト面など、ずっと使い続けるものだからこそ、家族の生活の隅々まで見つめたシンプルで無駄のない換気システムです。

365日 、ずーっと。
目に見えないニオイやホコリ、さまざまな室内の汚れを、ルフロ400 は 24 時間、365日ずっと換気します。

家族の健康を守る
健康はキレイな空気から空気は見えないからと油断していませんか？室内の空気は、無対策だとどんどん汚染されていきます。シックハウスによる頭痛、カビや花粉によるアレルギーの発症など、人の健康にも影響を及ぼしかねません。
室内換気システム「ルフロ 400 」は 、24 時間換気で室内の生活上発生するニオイや、花粉・ダニなど目に見えない汚れを減らし、キレイな空気を保ちます。家族が健康的に生活できるように室内空気をキレイに保ち続けることが重要です。

経済的

健康的

衛生的
カビ

ダニホコリ

住宅に必要な換気量（建物容積の 0.5 回 / ｈ※ 2 時間ですべての空気を換気する）を経路とあわせて計画するので無駄なく経済的です。

屋内空気を快適な状態で保つために必要な量だけを計画的に換気するので、1 日中新鮮でさわやかな空気が住まいにあふれます。

屋内で発生する水蒸気の滞留をなくし、アレルギーの原因となるカビの発生を抑えます。
窓を開けない換気なのでホコリも少なく掃除も楽になります。

高気密・高断熱住宅に最適！省エネ・快適な換気システム

4寝室

1 ファン本体

2 排気フード

点検口内 設置

エアロビット150Ⅳ

3 排気グリル

4 自然給気口オリフィス

スクウェアフロー

居室
廊下

2

1

ルフロ
400

3
リビング・ダイニング

トイレ
玄関

ダクト式 排気型換気システムの特長
最小限の消費電力による 24 時間運転

電気代 は 約140 円 /月
（延床面積 120㎡ 31 円 /kw の場合）

家の大きさに応じてきめ細かい換気量の設定が可能です。

3 排気グリル 必要換気量に応じて開閉度調節可能

4 自然給気口壁

換気ファンへ

排気
屋内
排気グリル

フィルターを通して新鮮な空気を供給

屋外

天井（トイレ・クローゼット・シューズクロークなど）

給気レジスター
汚染空気

必要換気量に応じて開閉度調節可能

汚染空気

屋外
新鮮空気

フィルター

住宅全体をしっかり換気
自然給気口で外気汚染物質を 97％ キャッチ※（花粉・PM2.5 など）

ダクト配管が排気側だけなので衛生的。室内の化学物質等を速やかに排出し、アレルギーの原因やカビを抑えます。

beforeafter

微粒子フィルター

花粉、PM2.5
補集効率

窓や人に付着して入った汚染物質＋
室内で発生した化学物質、二酸化炭素、ホコリなど

約 97％
※

室内で発生した汚染物質を除去

さらに CO2 濃度1000ppm
以下に！

ベッドメイキング直後

１時間後

外気の汚染物質（花粉・PM2.5 など）※HGフィルターの場合

排気ファン周辺だけでなく家全体の汚染物質を排出しますキレイな空気の中で過ごす。
良質な生活は、良質な空気から。
「ルフロ400」は換気の際にニオイだけではなく健康を害する汚染物質も室内から排出し、常に室内をキレイに保ちます。

換気の必要性
人生でもっとも摂取する物質は、室内空気
人間が生涯で摂取する物質の量は、室内空気が全体の 57%と半分以上を占めています。健康的な毎日を過ごすためには、食べ物や飲み物に気を使うように室内の空気にも食物
７％

外気
５％

その他
2%

飲料 8%

室内空気

産業廃棄 9%

公共施設の空気12%57%

気を使う必要があります。つまり室内の空気をキレイに保ち続けること（室内換気）が大切 、ということです。
⇧人間が体に取り込む物質摂取量（重量比）
出典：村上周三（2010 年）『住まいの人体─工学的視点から』換気の効果●除湿（排湿） ●人による汚染空気の低減

汚染物質の排出水蒸気の排出ニオイやホコリの排出

換気

新鮮な空気の給気●室温の調節●脱臭●防塵（除塵）●人以外による汚染空気の低減

計画換気とは空気の入口（給気）と出口（排気）の明確化 ＝住宅の気密性を高めること
室内の空気を屋外の新鮮な空気で希釈 ＝長期に渡り一定の換気量を維持できること

汚れた空気アレルギーの原因

計画換気をする方法は大きく分けて 2 つ●第 1 種換気（熱交換型）

ハウスダストダニ花粉

カビ

24 時間換気の無い家 は、生活上発生する汚染物質・水蒸気等が停滞します。

●第 3 種換気

換気システムを知る。
見た目ではわかりませんが、換気システムにはそれぞれ特性があります。

第 1 種換気と第 3 種換気
一般的な住宅の換気方式は、大きく第 1 種換気（熱交換型）と第 3 種換気の 2 種類に分けられます。見た目ではわかりませんが、換気システムの特性はどれも同じではありません。それぞれの特徴を把握しておくことをオススメします。

第 1 種換気（熱交換型）
給気・排気共に機械を用いる方式

第 3 種換気メリット■熱回収・湿度調整（一部）が可能■暖冷房費が安くなる

給気は自然の力を利用し、排気には機械を用いる方式

機械
排気■設置費用や、月々の電気代が安い■運転音が静か■メンテナンスが簡単で頻度が少ない

デメリット
機械給気

メリット

■設置費用や、月々の電気代が高い

デメリット

自然給気

■メンテナンスの頻度が多い■気密性の低い住宅では熱回収費用の元が取れない

機械
排気■気密性の低い住宅では計画的な換気にならない■非ダクト式は換気量不足になりやすい

ここがポイント！

1 台で 家 中を換 気 するシステム。シロッコファンはパワーが強くて音が静か。
トイレや洗面所から外気が入らず水回りも寒くなりません。

浴室 洗面所
玄関

和室になります。

LDK

浴室 洗面所
玄関

トイレ

が弱いため外気が入り水回りの寒さや、結露の原因

納戸

ホール

CL

ピンポイントでしか換気できないトイレや洗面所に設置する換気扇。安価だが、パワー

トイレ

家全体の換気が得意！

ホール

CL
和室LDK

納戸

熱交換換気のメリットは寒冷地に限定
熱交換換気を採用する場合は、寒冷地の住宅のように 住宅全体を24 時間暖冷房することが部分間欠暖冷房地域

前提条件 です。本州の住宅ではリビングだけを暖冷房する住まいがほとんどで、このような暖冷房の方法では熱交換のメリットは限定的。

※ 寒冷地でも住宅性能によっては効果を発揮できない可能性があります。

イメージだけに囚われることなく、地域に適した換気システムを選択しましょう。

浴室
玄関

洗面所
トイレ 15℃
台所
15℃

浴室

排気13℃

LD

熱回収効果 : 小熱回収されている部分

20℃

洗面所トイレ 20℃
台所
20℃

玄関

ホール
給気

和室

全室連続暖冷房地域

ホール
排気給気

和室

16℃

LD

20℃

熱回収効果 : 大
熱回収されていない部分※イメージ■換気システム別 年間暖冷房費＋換気消費電力の比較■暖房費（灯油）

札幌■冷房費■換気システム（浴室・レンジフード含む）

仙台

東京

200000仙台・東京エリアはルフロ400がお得！！

150000100000

50000

安い！

安い！

優位

0

「ルフロ400（第3種換気システム）」！
暖房費比率が低い関東以南にはがムダなく経済的！
※1 省エネルギー性能の判定プログラム(住宅版)より算出(モデルプランでの計算例のため保証値ではありません)【算出条件】
・約120㎡のモデル住宅 ・断熱等級6・冷房設備/高効率エアコン 暖房設備/FF暖房機(札幌市) 高効率エアコン(仙台市・東京) ※2 新電力料金目安 単価31円/Kwh(税込)で計算。
※3 灯油 1kwh=化石燃料の投入熱量9.760KJで計算 ※4 熱交換換気システム 熱交換効率85% DCモ－タ－ ダクト径75φ以上

トラル第 3 種換気シ式センステ
トムダク

気になるキッチンやトイレ、クローゼットのニオイ。
ルフロ 400はしっかり換気して、常にクリーンな空気をお届け。

ルフロ®400 のメリット
換気ファン本体

ルフロ400（LFB-400DC-V）

パワフルな換気量

強力なファンの力で、換気量をしっかり維持します。

風量調節可能なリモコン室 内 の ニ オ イ が 気 に な る 時 は、ボリュームを上げるなど自由に調節ができます。

換気設計

排気フード

排気グリル

換気設計プランを提案

強風時に逆流しない

9 段階に調節可能

換気量を測定計算開度に基づき開口を決めます

換気設計を専門に行うオペレー
ターが、住宅の間取りにあわせて最善な空気の流れを提案します。

排気による外壁の汚れを軽減し、強風時の逆流を防止する新形状設計です。

細かい 調整 によって、家全体の換気経路のバランスをとります。

通常時の風の流れ▼換気システム設計計画表

強風時の風の流れ

強風

楕円形状

風の力で排気 UP

計画通りに換気ができているか実際に測定するサービスも行っております。※測定は有料になります。

本体（ルフロ400）

室内空気の吸い込み口

排気口

室内温度差の軽減

給気

キッチンのニオイ・水蒸気ᾎᐊὙ㠃⬺⾰ᡤࢺ࢖ࣞ

排気空気の流れ ニオイや湿気が（給気口から）溜まりやすい場所

換気扇にプラスして料理のニオイも換気

ブル ブル≀ධ:,&≀ධ
局所換気は寒い

ルフロは暖かい/'.

外気が直接入らないため、室内温度差が軽減されます。トイレが24 時間キッチンのニオイをὒᐊ

寒くなく、窓の結露も防ぎます。

換気します。
⋞㛵給気口

給気口

足元の冷気を軽減する給気口

窓の結露・クローゼット・トイレ・ペットのニオイ
生活臭やペットのニオイなど
上方向へ空気を拡散できるので冷気対策もバッチリ冷気が下に行かないので足元の寒さが軽減します。

外部からの汚染物質を除去
トイレはもちろん、パイプファンでは換気できないリビングやクローゼット、ペットのお部屋をルフロ400はしっかり換気します。また窓の結露を抑えて年間を通して快適に過ごせます。

高性能フィルター

花粉・PM2.5 を97% カット※ HGフィルター採用時

お手入れは年 1 回で簡単
■ルフロ 400 のお手入れ方法❶電源を切る■ルフロ 400の 羽根の水洗いの仕方※お手入れの際は手袋を着用下さい。

❷蓋を回して外す❸ナットを外す❹羽根を外す■排気グリルのお手入れ方法■自然給気口（フィルター）のお手入れ方法

標準
フィルター

羽根の汚れが目立つ場合は、バケツ等に水を溜め羽根を水洗いして下さい。左右に回すようにして洗うと汚れが落ちやすくなります。水洗い後は十分水気を取ってから、本体へ戻して下さい。（洗剤使用不可）❶フィルターを手前 ➋掃除機で汚れを ❸汚れが目立つ場合に引き抜きます
除去します
やさしく水洗いをするか、交換して下さい。

オリフィスの汚れは乾いた布等で拭いて下さい。汚れが目立つ場合は、固く絞った布等で水拭きするか、掃除機で汚れを除去して下さい。
（メモリの位置が変わってしまった場合は元に戻して下さい）

仕様例

ダクト式セントラル第3種換気システム
・本体位置…洗面・各居室（給気口）計画

・排気グリル計画…LDK、WC、寝室、玄関、洗面、2F ホール、小屋裏

ルフロ 400 本体

㻟㻠㻜㻠㻜㻜㻠㻢㻜

2F 床置きも可能

床置きタイプルフロ 400 本体

㻟㻤㻞㻥㻜㻠㻝㻜

12

室内空気の吸い込み口

給気口

洗面脱衣所2浴室トイレ

㻝㻜㻜㻞㻠㻤

42

お手入れの際、脚立不要で床点検口から楽々メンテナンスができます2

トイレ

3吸い込み口

2

洋室1

本体（ルフロ400）
物入

2納戸
押入

寝室
LDK

洋室2和室

3給気口

給気口

給気口

2 オリフィス（排気グリル）

1 エアロビット150 Ⅳ（排気フード）

メタリックグレー

給気口
バルコニー

玄関

ブラック

3

3

3ホワイト

ホワイト

3 スクウェアフロー（自然給気口） 4 天井点検口600

ブラウン

ホワイト

ブラック

シルバー

ホワイト

換気計画ポイントトイレ・ニオイ・水蒸気・温度差・結露LD・ペットのニオイ・ダニ・シックハウス・ホコリ
上方向へ空気を拡散
足元が冷えない気になるニオイを排出

カビなどのアレルギー発症
原因物質も計画的な換気で軽減

キッチン

寝室

・料理のニオイ・水蒸気・温度差

換気扇にプラスして料理のニオイも換気

就寝中に発生する水蒸気をしっかり換気し結露予防

・水蒸気・結露・花粉単位（mm）

スクウェアフロー

冷気を上方向へ拡散することで足元の寒さも軽減
自然給気口㻤㻞

㻝㻡㻜㻤 㻝㻠

標準フィルター
QD フィルター（減音・花粉軽減） （超通気性・防虫）

室内レジスターにブラックが新登場！

EX フィルター（臭気吸着）

㻥㻤㻜

㻝㻝㻡

NEWCS フィルター
HG フィルター（PM2.5 対策） （高通気性・花粉軽減）

開口サイズが 9 段階で調整可能

オリフィス

㻟

㻞

家全体の換気経路のバランスをとる排気グリル

排気グリル

㻝እᚄ䃥㻥㻤
እᚄ䃥㻝㻜㻞

እᚄ䃥㻝㻡㻜

㻡 㻠【仕様】
対応径：φ100
外径:φ150㛤ཱྀ㒊䃥㻝㻝䚷㻞㻡䜿

ホワイトブラウン㻞㻝㻚㻠㻠㻢㻠

エアロビット 150 Ⅳ

外観を損なわない排気フード

100φフードJKF

㻝㻠㻡

㻞㻟㻜
㻞㻜㻜

㻢㻡

እᚄ䃥㻝㻠㻡

㻞㻡㻡
㻞㻟㻜
㻞㻜㻜

【仕様】
対応径：φ150
外径 :φ230

薄型設計の R デザインフードが仲間入り！
風雨に強い構造です
外部フード（自然給気口用）【上下開口型構造】
風を上に逃がすので風雨の入り込みを防ぎます䝟䝑䜻䞁㻔㻱㻼㻰㻹㻕ᢤ䛡Ṇ䜑㔠ල㻠䞄ᡤ㻝㻡㻝㻡NEW

排気フード

㻝㻡㻤㻜

外観を損なわないスリムなフード

吹上げ風ブラックホワイト

シルバーメタリックライト

継ぎ目のない一枚板で後塗装も可能

フロアスリッター
基礎断熱用床換気口【フロアスリッター 150】
【仕様】

168
100

規格寸法：
（厚）
15【床納まり12】×（幅）100 ×（長）168
有効開口面積：36.6㎠ / 本（パンチングメタルなし）【フロアスリッター 300】
316

【仕様】
規格寸法：
（厚）15【床納まり12】×（幅）100×（長）316
有効開口面積：78.4㎠ /本（パンチングメタルなし）【仕様】
対応径：φ100
横幅 144×縦幅 162 ×奥行（出幅）58
材質：SUS304
防虫網（付・無）選択可能

クリア

ブラック

シンプルデザインの無垢材仕上げ床ガラリ【フロアスリッター 600】
616

100

メタリックグレー100

㻝㻡㻜各種フィルター【仕様】
対応径：φ100
規格寸法：150×150

㻢㻜㻥㻝㻝㻡

フィルター豊富な自然給気口

【仕様】
規格寸法：
（厚）15【床納まり12】
×（幅）100×（長）616
有効開口面積：162㎠ /本（パンチングメタルなし）

ホワイト

さらに詳しいルフロ 400 の説明はこちらの動画をご覧ください。
2024.07.NJK(07)