Isotop MSN/Z, MSN/Z-LC e SD/Z
Elementi di trazione per sospensionea soffitto per impianti tecnici di edifici— Frequenza propria da 3,2 Hz— Carichi fino a 420 kg per molla (SD/Z)— Collegamento saldo tra disco e molla grazie allo speciale
incollaggio— Elevata resistenza alla corrosione— Filettatura interna M 8 (MSN/Z e MSN/Z-LC) e M 10 (SD/Z)— Facile controllo delle sollecitazioni grazie alla struttura aperta

Carico massimo
in kg
in NMSN/ZMSN/Z-LCSD/Z

Frequenza propria con
carico massimo

Unità perconfezione

Codicearticolo

Isotop MSN/Z 1
Isotop MSN/Z 2
Isotop MSN/Z 3
Isotop MSN/Z 4
Isotop MSN/Z 5
Isotop MSN/Z 6359142335294988
137
226
343

3,5 Hz3,5 Hz3,5 Hz3,5 Hz3,5 Hz3,5 Hz

20 pz.
20 pz.
20 pz.
20 pz.
20 pz.
20 pz.

39538
38850
38851
38643
38644
38852

Isotop MSN/Z 7
Isotop MSN/Z 85390519883

3,5 Hz3,5 Hz

20 pz.
20 pz.

38853
39539

Isotop MSN/Z-LC 1
Isotop MSN/Z-LC 2
Isotop MSN/Z-LC 3
Isotop MSN/Z-LC 4
Isotop MSN/Z-LC 5
Isotop MSN/Z-LC 6
Isotop MSN/Z-LC 7
Isotop MSN/Z-LC 83591423355390294988137226343519
883

3,5 Hz3,5 Hz3,5 Hz3,5 Hz3,5 Hz3,5 Hz3,5 Hz3,5 Hz

100 pz.
100 pz.
100 pz.
100 pz.
100 pz.
100 pz.
100 pz.
100 pz.

39540
39541
39542
39543
39544
38548
39545
39546

Isotop SD/Z 1
Isotop SD/Z 2
Isotop SD/Z 3
Isotop SD/Z 4
Isotop SD/Z 5
Isotop SD/Z 6
Isotop SD/Z 7
Isotop SD/Z 820335282123195310
420

196
324
510
804
1.206
1.913
3.041
4.120

3,2 Hz3,2 Hz3,2 Hz3,2 Hz3,2 Hz3,2 Hz3,2 Hz3,2 Hz

20 pz.
20 pz.
20 pz.
20 pz.
20 pz.
20 pz.
20 pz.
a. A.

39547
39548
39549
39550
39551
39552
39553
a. A.

MSN/Z-LC: Articolo non disponibile a magazzino Fornitura su richiesta (circa 15 giorni lavorativi franco stabilimento)
a.A. ... su richiesta

Le sospensioni a soffitto Isotop SD/Z e MSN/Z sono
idonee all'impiego come sospensioni per tubi e perventilatori di impianti tecnici. Ovvero per impianti
idraulici, di scarico delle acque, di riscaldamento con
acqua calda e per l'integrazione in canali di aerazione.
Queste sospensioni a soffitto non sono idonee all'impiego
in tubazioni utilizzate per processi produttivi industriali
soggetti ai requisiti della norma EN 13480 o normative
nazionali simili relative alle apparecchiature in pressione,
poiché la ﬂessione massima è limitata (vedere grafico).

7314°60

104,66755

Tubo disaccoppiato con Isotop SD/ZM814°

MSN/Z-LC (senza carico)
120

9060

M8ø 8,50

SD/Z (senza carico)100

M 1014°

AUSTRIA — Bürs GERMANY — Berlin — Munich — Stuttgart FRANCE — Paris — Lyon JAPAN — Tokyo
INDIA — Pune CHINA — Beijing USA — Charlotte AUSTRALIA — Melbourne
www.getzner.com

DB Isotop it © Copyright by Getzner Werkstoffe GmbH l 06-2022 | Tutti i dati indicati sono basati sul nostro know how attuale. Essi possono essere utilizzati come valori di calcolo indicativi, tenendo conto delle tolleranze
tipiche di produzione e dello specifico impiego, e non rappresentano alcuna caratteristica garantita. Le caratteristiche del materiale e le rispettive tolleranze variano in base al tipo di applicazione e impiego e possono essere richieste a Getzner. Con riserva di modifiche. Per maggiori informazioni vedere la norma VDI 2062 e il glossario. Ulteriori valori indicativi sono disponibili su richiesta.

190

120

90
173

Sospensioni per tubi con Isotop SD/Z
Sospensione a soffitto Isotop MSN/Z-LCMSN/Z (senza carico)
54