TECH BOOK設 備 総合 管 理の 技 術ガイドブック

本社 〒108-0023 東京都港区芝浦三丁目1番21号
msb Tamachi 田町ステーションタワーS 23階
Tel.03-3455-3600 Fax.03-3456-4591 w w w.tm-es.co.jp

202403 ̲ 0.HA

ライフサイクルコスト

設 備 管 理 ＋ソリューションで LCCを削 減 する

それがTMESの設 備 総合 管 理です
建物にかかるLCC（ライフサイクルコスト）をどこまで抑えられるか。
そのためには、LCCの2/3を占めるランニングコストの削減、さらにはランニングコストの大部分を占めるファシリティコストを抑えることがポイントです。

設備の安定稼働

TMESはファシリティの短期的な維持・保全だけでなく、設備トラブルを未然に予防。安定稼働を支えることで、設備改修にかかるコストを抑設備 機 器の定 期的な計 測・診 断、劣化具合の確認を行うことで突発的な故障など、「Technology」「 Maintenance」「 Engineering」「 Solution」あらゆる方向から施設・設備の課題を計画的に解決へと導く、それがTMESの「設備総合管理」です。
設備総合管理のためのTMES独自の技術や製品、サービスをご紹介します。

3 回の改 修を2 回にする!

円

設備改修

設備改修

設備改修
設備改修

設備

FEATURE.02

設 備システムのチューニングによる省エ ネル ギー 化
設備の運転状況やエネルギー消費状況を可視化し、データを収集・分析。浮き彫りにポートします。

ランニングコストT M E S の設 備 総合 管 理でえることができます。

なった課 題を解決するための最 適な設備改善を提 案し、効率的な省エネ運 用をサ

設 備 総合 管 理で LC C 削 減

設備改修

FEATURE.03
設 備 の 改 修・更 新コストエ ネル ギー
コスト

設 備の 保 全 計 画 見直しによる

保 全・修 繕 費の 低 減設 備 機 器 情 報を一 元管 理し、事 後 保 全、予防保 全、状 態 監 視を効 率的に組み合 わせ、メンテナンス周期を最適化。設備の長寿命化を実現し、設備改修・更 新コストを削減します。

設備保全費

新 たな サ ービスの 提 供設 備イニシャルコスト

新 技 術 開 発による建物改修 保全費

新たなテクノロジーを融合した設備やシステムなどの創出により効率的なLCC削減をサポートします。

建 築 イニシャルコスト

建築

建築寿命約60年

T ECH BOOK

運 転 状 況の計 測・診 断による設備が高度化し、維持管理コストも増大の一途を辿るなか、ファシリティを活用しながらコストを抑える費用対効果の高いソリューションをご提案します。

02

FEATURE.01

年

T ECH BOOK03

T M E S 独自の設 備 総合 管 理システム

設 備 機 器 情 報をカテゴリー 分 類し管 理

機 器 台 帳に 統 合 管 理された蓄 積 データ を設 備 機 器 の 予 防 保 全に 活 用
設 備 情 報 管 理システム

作業履
歴を詳細に記録・蓄作 業 履 歴を詳 細に記 録・蓄積し、業 務改善を推進積し 、業 務 改善を推 進

01

T-MET®

オーダー作 業 管 理 機 能

お客さまからのクレームや依頼作業を受付から作業完了まで一元管理。伝達ミスを未然になくすとともに、作業時間の短縮、台帳で管理されている機器詳細やメンテナンス履歴などの情報を一元管理。
不具合内容、故障傾向、その原因、部品の故障頻度や費用といったデータを蓄積・分析し、最適な設備保全計画をご提案します。

FE ATURE.01

FE ATURE.02

FE ATURE.03

すべての 機 器 情 報をまとめて 管 理

保 全 費 用を 最 適 化し
L C Cを削 減

故 障 前の 補 修 で設 備を長 寿 命 化

作業品質の向上に役立ちます。エリア単位でのオーダー作業管理や入出庫・棚卸管理と連携した物品在庫管理も可能です。

オーダー 作 業 管 理の 仕 組みと流 れ《 顧《 受付担当 》

客 》
依 頼

設 備 情 報 管 理の 仕 組み

予防保全・最 適保全の流 れ

設備機器

台
● 機器

● 関連図書卸● オーダー作業● 部品消耗品

● 業務日報● 巡回点検アプリ● 保全計画①クレーム・依 頼者業②受付《 業 者（ 受 付 ）》⑤ 作 業 内 容入 力
⑥作業漏れ確認記 録

報 告・分 析 提 案⑦ 作 業 申し送り
⑧ 報告書作成④作業③ 内 容入 力⑨報告書確認機 器 の詳 細とメンテナンス履 歴を一元管理《 業 者（ 作 業 者 ）》依 頼手 配報 告④作業

機 器 の故 障 原 因・故 障 種 類の 分 析

計測値の遠隔監視

LiLz Gauge

T-MET®

移 動《 作業担当 》

帳● メンテナンス故障 ● 棚

機器情報・
メンテナンス情報の提供《 作業担当 》

データ出力

データに 基づき
最 適なメンテナンス周 期を設 定

02

消 耗 品・予 備 品などの 物品 在 庫を見える化

入出 庫・棚 卸 管 理 機 能

消耗品・予備品などの在庫品の入出庫を管理します。在庫切れをなくすなど現品管理を効率化し、適正在庫数もキープ。
● 機器保全履 歴● 機器台帳● スケジュール表● 資産管理● 日報● 消耗品管理など

さらに、入出庫履歴を分析し、年間購入計画の提案もできます。

予 防 保 全を 確 立し保 全コストを削 減

入 庫の 流 れ《 入庫（申請・発注）》

T- M E T ®を 使った 保 全 計 画の見直し事 例《 納品 》

発注書《 受入審査・格納 》

納品書《 入庫入力 》

発 注 書・確 認 書

故障データを分析しメンテナンス周期を最適化。不具合が減少しました（件数） 年度別故障発生状況（部品）
20

計 画 的 な 交 換を 提 案

15の計画的な交 換を提 案。交 換を実 施した結果、翌年度以降の温 度調節バルブの不具合が減少しました。

5設 備 保 全 費の 低 減につなげます

T ECH BOOK

（年度）

出 庫の 流 れ（ 依 頼 作 業 履 歴 機 能と連 携 ）LC Cを削 減できます。この事例では、故 障 傾 向が多く見られた温 度 調 節バルブ

10004

故 障の 発 生状 況や点検 状 態により、メンテナンス周 期の見直しを図ることで 、《 顧客からの依頼 》《 作業履 歴の入力 》

発 注《 棚保管場所から出庫 》

作業指示《 作業 》

出庫表

T ECH BOOK05

T M E S 独自の設 備 総合 管 理システム
スマートデバイスアプリで 設 備の異常を早 期 発 見クラウドサーバ で 運 転 データを共 有

設備巡回点検アプリ機能「MIT®」遠隔からデータを分析し、最適な省エネルギー運 転を提 案

バーコード管理された設備機器をスマートデバイスで点検します。
点検結果はT-MET®サーバで管理し、異常の早期発見と予防措置に役立てます。

巡 回 点検 ツール の 多 彩 な 機 能クラウド版 データ収 集 分 析ツール
漏 れ なく点 検

点 検 データから帳 票を出 力

点 検 スケジュール の入 力

異常の 早 期 発 見と予 防 措 置

スケジュール 管 理

異常の 検 知録 音・撮 影 機 能図 面・書 類 の 閲 覧GODA®クラウド

大量の運用データから設備の運転状況やエネルギー消費を「見える化」し、省エネや運用の最適化を実現します。
クラウドサービスの利用により、インターネットを介してどこからでも閲覧可能です。
高砂 熱 学工業株式会社特許出願公開番号：特許

設 備の自動 遠 隔 点検とデータ蓄 積

第4540737号

FE ATURE.01

FE ATURE.02

FE ATURE.03

エ ネル ギー消費 状 況 がすぐ わかる

クラウドで
どこでも情 報 共 有

省エ ネの課 題を見 える化

遠 隔 支 援 の 仕 組み

クラウドサービスで目視巡回点検を効率化

エ ネルギーロス改善 の 流 れ

A 建物 当社 施設 管理者

中央監視盤や「MIT 」「 LiLz Gauge」の運用データを収集

中央監視盤
MITLiLz Gauge

省 エ ネ 支 援・提 案

メーター自動 読 み 取り技 術

サーモタイプ 販売開始
防爆タイプ 2024年春販売開始予定

クラウド
G O D A サ ーバ

業務負荷として大きかった計器の読み取り作業の効率化を実現。読み取った画像を自動解析し、データとして蓄積します。
FE ATURE.02

FE ATURE.03

目視の 巡 回 点 検を効率化

自動 遠 隔 点 検とデータ蓄 積

電 源・ネットワーク
工事 不 要グラフ作成により消 費 状 況の 変 化を即 座に把 握API連携

データ分 析

低消費電力IoTカメラとコンピュータービジョンによる画像解析処理および機械学習を活用して値を読み取り、FE ATURE.01

クラウドサーバ上で 収 集したデータを管 理

データ転 送LiLz Gauge（クラウドサーバ）課 題を 発 見しその 要 因を 絞り込 む

当社本部支援エ ネル ギ ー
専門分析者

省エ ネ・C O 2 削 減 の支 援・提 案(エコチューニング )弊社は、GODA クラウドを用いたエネルギー消費状況の可視化と課 題の分析、設備の合 理的な省エネ運 用などの実績が評 価され、平成 29年3月1日に「エコチューニング 事業者」に認定されました（認定番号：第160 028号）。
＊「エコチューニング 」は環境省の登録商標です。

G O DA クラウドを 使った 大 型オフィスビル のエコチューニング 事 例

LCC（ ライフサイクルコスト ）の大幅低減に貢献しました

BLE-LTE
Router

手動弁全開
kWh50,00013%

建 築 物から排出されるC O 2 を削減するため、快 適性や生 産性を確保しながら設備の運15%
アナログ 計 器

専 用 I oTカメラ

LiL z Gauge（ クラウドサーバ ）T ECH BOOK

吐出圧自動ンプのインバータ制御設定を見直し、3年間で70%の省エネを実現しました。

3 年で70 % 削 減

57%

ダッシュボード006

用改善を行うこと、それがエコチューニングです。この事例では、空調設備内の冷温水ポ

吐出圧調整

年月

T ECH BOOK07

T M E S 独自のメンテナンス

部分 的な改 修 から全 交 換 改 修までトータル サポート

時 代のニーズに 応える配 管 清 掃現地調査から整 備・更 新、導入後の測定まで、安定稼働を支援

配管清掃の作業軽減と環境配慮を両立
1回の水張りで O K＆排 水ゼロ

排水レスフラッシング工法

オーダーメイド改 修 サービス

F-Style

冷温水配管などのフラッシング作業の労力を大きく軽減。1回の水張り、しかも排水ゼロで、フラッシング工程管理の軽減とコスト削減が期待で■ 凝集沈殿法
本設配管

きます。またフラッシング水に含まれる亜鉛などの汚染物質を排出せず空調機の送風機や全熱交換器、加湿器、コイル、保湿材など内部機材の点検・整備はもちろん、ユニット機器の更新、環 境に配 慮。配管の保 有水量により「凝 集 沈 殿 法」「 フィルタ法」の2 方メンテナンスまで幅広いニーズにお応えします。他社製品や廃盤製品の交換・分解が必要な製品にも対応します。

式の使い分けが可能です。
高砂 熱 学工業株式会社特許出願公開番号：特許

FE ATURE.01

FE ATURE.02

FE ATURE.03

狭い 搬 入 経 路 にも対応

トータル サ ポートで低コスト化

設 備の診 断・改 善もお任せ

空 調 機 を 細かく分 割して搬 入可 能

特許第6113997号、特許

本設配管
沈殿槽
ユニット
沈殿槽

反応槽ユニット

処理水槽
ユニット
処理水槽

第6105220号、

第6285504号、特許第62524032号

原水槽FE ATURE.01

FE ATURE.02

FE ATURE.03■ フィルタ法

水張り1回
排 水ゼロ

工期短縮
省 力化

初 期 腐 食を抑制

本設配管

反応槽

制御盤
凝集沈殿物処理槽

制御盤
ユニット

本設配管

バッグフィルタユニット

粗ろ過フィルタ搬 入 経 路が狭くても空調 機を細かく分フィルタバッグ（一般的に市販されているフィルタ同等品）割して搬 入します。また、隣 接 道 路が 狭
く、クレーン車の設置ができない時にも対 応 いたします 。他 社 で は 対 応 できな
かった場 合 でも 、諦めずにT M E Sにご相談ください。

現 場 状 況や 要 望に 応じて 機 能 部 品を交 換・改 修● コイル
長年の使 用でコイルが老朽化したため、交換を行いました。狭小スペースでの工事でしたがスムーズに完了し、工事 後のテストも正常に作 動しました。

● 加湿器
加湿器の運 転 音が大きく、加湿性能も低下していたことから診 断を行った上で、部分 交 換を行いました。更 新 後、音は聞こえなくなり、省エネ性能と加湿性能の両面で向上しました。

● 外 装パ ネル
長年の使 用で水漏れが 起こり、内部が錆びてしまったため、外 装パネルを交 換。搬 入スペースが 狭く他社で断られた事例でしたが、TME Sでは難なく完了しました。

08

T ECH BOOK

適 切なクリーン環 境の 維 持

確かな空調設備評価で品質担保に貢献■ バリデーション基本フロー製 造 環 境の 性 能 評 価と文 書 作成をサポート

循環換気回数の確認

お客さま領域

バリデーション
業務支援

施工会社領域

HEPAフィルタ完全性の確認

TMES領域計画 設計バリデーション

医 薬品関連研究 所 や医療機 器 製 造 工場における空調設備 全 般の定 期

DQキャリブレーション（校 正・調整）とバリデーション（性能評 価）を行い、ご要望に合わせたドキュメントとしてご提供します。

FE ATURE.01

FE ATURE.02

FE ATURE.03

クリーン環境が求められる設備に対応

豊富な 経 験と実 績 で 安心

最新のG M Pに 適 合■ 主なサービスメニュー

気流方向の確認
室間差圧の確認

設計時適格性評価

温湿度の確認IQ

設備据付時適格性評価

清浄度の確認C

機器運転の確認

キャリブレーション
定期性OQ
PQ

運転時適格性評価

稼働性能適格性評価

自動制御動作の確認
環境モニタリング警報の確認
計量・計測機器キャリブレーション

T ECH BOOK09

省エ ネ［ F l o d aシリーズ ］

新 築 向けの大 空 間 専 用 空 調システム

建物用途に合わせた大空間空調システム で快適性と省エネを実現
TMESの商品事業

よくあるご 質 問分類

こん なお 困りごとは ありませんか？ぜ ひ 弊 社にご 相 談ください 。

お困りごと内容

製品名

コンサートホールや地下駐車場、倉庫などの大空間専用の空調・換気シリーズです。
天井、壁、床の多彩な空調を効率的に組み合わせることで、大空間の温度や湿度を無駄なく均一にします。

FE ATURE.02

FE ATURE.03

あらゆる
大 空 間に 対応

温 度 や 湿 度を季 節を問 わず 均 一 に多彩な空調の組 み合 わ せ で 最 適 化

高速誘引空調換気システム

FE ATURE.01

空 間の 特 性に合 わ せ た空 調システム
高 速 誘 引空 調 換 気システム

置 換 換 気 空 調 システム

置換換気空調システム

高 速 誘 引空 調 換 気システム● 置換換気空調システム

フロアマスター®
F-PUT®

● F-SWIT● アルミプレート式静止型顕熱交換器

エネルギー費削減● 回転式全熱交換器

排熱回収

排熱回収

ディリベント®

大空間の暖房改善をしたい。

上下温度分布の均一化

ディリベント®、トップベント®

ガラス面や天井面の結露対策をしたい。

高速気流により結露を軽減

ディリベント®、トップベント®

換気不足/空気の淀み/熱溜りを解消したい。

高速気流により換気効率を上げる

ディリベント®、トップベント®

大空間で居住域のみ空調を行いたい。

静かで快適な居住域の成層空調

フロアマスター®

工場などで無駄に全体を空調したくない。

人の高さのみの成層空調で省エネを図る

フロアマスター®、SWIT®

省スペース型吹き出し口

壁掛型フロアマスター®

ドラフト感が無い空調をしたい。

バドミントンや卓球競技に影響を及ぼさない

フロアマスター®

静かな空間の空調をしたい。

音楽ホールにも最適（騒音値NC-20を実現）

フロアマスター®

臭気/オイルミスト/蒸気の環境改善をしたい。

置換空調で居住域の環境改善

フロアマスター®

射座で逆流しないように成層で排気側に硝煙搬送

フロアマスター®

置くだけで成層空調ができる

F-PUT®

工場や倉庫などの暑熱対策をしたい。

置くだけで暑熱対策ができる

F-SWIT

外気取入れ時の空調エネルギーを給気効率が最大75%あり、大幅に削減したい。

外気の空調エネルギーを削減します

電気料金を削減したい

世界最高の発電端効率

簡単に居住域空調をしたい。

SWIT®

排熱回収

立ち上がり時間の短縮化

体育館などの大空間で● 旋回流誘引型成層空調システム● 射撃訓練場の成層換気システム

早く暖房を効かせたい。

射撃練習場内で射手の硝煙対策をしたい。

● 置換空調パッケージユニット● 2段ローター式置換換気用空調機

ディリベント®

床面に器具を設置したくない。

ディリベント®

置 換 換 気 空 調システム

上下温度分布の均一化

置換空調を行いたいが、● 大空間特殊空調換気システム● トップベント®システム

工場内で温度ムラをなくしたい。

全熱交換器

μCGS-F50

クロスターム®

エ ネルギー 費 削 減● μCGS-F50

10T ECH BOOKT ECH BOOK

11

省エ ネ［ F l o d aシリーズ ］

床付近の行動スペースのみを効率的に冷やす快適空調

災害避難時など感染症や熱中症対策に
置 換 空 調 パッケージユニット

置 換 換 気 空 調システム

置換換気空調システム

F-PUT®・F-SWIT

人が行動する床面から2mを効率的に冷やし、対流によって暖められ上昇した汚れた空気や粉塵はそのまま排出。行動スペースのみに室温に近い新F-PUT®は、換気効率が良く省エネ性に優れた置換換気システムとパッケージエアコンを組み合わせることで換気と空調を行うシステムです。体鮮な空気が行き届くように供給するため、冷風が直接体に当たるということもありません。今までの空調は機械的に室内全体を一定の温度に保つ

育館は災害時など地域の避難所としても機能するため、汚染空気が広がりにくい換気方式により、ウィルスによる空気感染リスクを低減。また、熱「最適空調」であったのに対し、置換換気空調システムは人間の行動スペースのみに常に新鮮な空気を送る、人と環境に優しい「快適空調」です。

を効率的に逃すことで熱中症対策にもつながります。
F-SWITは、工場や倉庫などの暑熱対策に適しています。

FE ATURE.01

FE ATURE.02

FE ATURE.03

FE ATURE.04

優 れた 温 熱 環 境

高い 換 気 効 率

外気 冷房

省エ ネ性

置 換 換 気 空 調システムによる省エ ネ効 果
■ 年間エネルギー100

送風

40
送水
20

約20%のコスト
ダウン

10080

工費効率﹇％﹈

年間空調エネルギー比率﹇％﹈

60

空調機器
ダクト

60

配管
40

自動動力

20

混合空調

FE ATURE.02

FE ATURE.03

体育館用
置換空調

感染症
対 策に

熱中症
対 策に

置換換気空調システム

熱源
0

天井からの高速ジェットエアで暖房効率アップ
高 速 誘 引空 調 換 気システム

大空間特殊空調換気システム ディリベント®
ノズルから吹き出した高速ジェットエアの運動量を利用し、均一な空調・換気を行うシステムです。室内での温度差が少なくなり、良好な温度分布が得られるのが特徴です。大空間特殊空調換気システムを導入することで、居住域の有効温度が上がり、暖房の立ち上がり時間が短縮します。また壁や屋根からの放熱も少なくなり、ランニングコストの低減につながります。

熱源
0

FE ATURE.01● F- S W I T

■ 設備費

約40%
エネルギー消費量を低減

80● F- P U T ®

混合空調

置換換気空調システム

FE ATURE.01

FE ATURE.02

FE ATURE.03

設 置しや すい 小口 径

イニシャルコスト軽 減

ランニングコスト軽 減

空 調 発 熱 1 0 0 W/㎡の工 場（ 3 0 , 0 0 0 ㎡ ）で の 試 算（ 外気 条 件 東 京 ）F M W 吹き出し口 使 用 時

ディリベント®による省エ ネ効 果
● フロア マスター ®

● 旋 回 流 誘 引型

成 層 空 調 システム

大空間特殊空調換気システム

従来の空調方式
空調機（吹き出し口）

SWIT®

12T ECH BOOK

25℃
⊿t=3℃

10mH

⊿t=8℃

ノズルからの気流で室内温度の差を少なくする

天井高27℃

19℃

22℃

暖 房 空 気 が 床 面まで 届かず 、足 元 は 冷 気 溜りとなります（ 設 定 温 度に 届かず 負荷 1 0 0 % ）ノズ ル の 残 風 速 で冷 気 溜りを破るとともに 、天 井 部 の暖 気を床に誘 引します（ 設 定 温 度に 届くので 負荷 軽 減 ）T ECH BOOK

13

省エ ネ［ F l o d aシリーズ ］

省エ ネ［ エ バチルド®システム ］

排熱を有効利用して、冷暖房の省エネルギーを実現
排熱回収

回転式全熱交換器
汚れた空気を捨てながら、室内温調に使用した熱エネルギーを回収して再利用。新鮮外気の熱負荷を軽減できるので、ランニングコストを大幅に節約できるエネルギー装置です。ローターの吸湿材にモレキュラーシーブを使用しているため、臭気成分の吸着移行もありません。

ランニングコスト軽 減

FE ATURE.01

FE ATURE.02

スーパー やコンビニなどの店 舗を 省 電 力化

冷蔵ショーケースの冷却効果を向上させランニングコストを削減
熱 交 換 器と冷 却 塔を 一 体 化

エバチルド®システム

快 適 環 境を 維 持

空冷ビル用マルチ空調システムの冷房運転効率を高める「冷媒サブクールシステム」の発展型として、
OA

21ケーシング

12吊り金具

3ローター

4駆動用ベルト

5パージセクタ

6減速機付モータ

SA7モータ架台

98シール

9軸受

83EA
57RA

高砂 熱 学工業株式会社特許出願公開番号：特許第4 472383号、特許第479888 4号、特許第4813151号、特許第5295481号、特許第5693932号● 室内からの還気（帰り空気）はローターの下半分を通過して屋外に排出される● 還気の持っている全熱(温度と湿度)のほとんどがローターに回収され、汚れた空気のみが屋外に排出される● 屋外からの外気はローターの上半分を通過して室内に給気される

還気/RA

6

当ユニットを使用した「エバチルド®システム」では冷却水配管工事が不要となり、施工を大幅に簡素化します。

● ローターは、低速度(20回転/分)で回転給気/SA4

冷媒を水で冷却する熱交換器と冷却塔を一体化した「エバチルド®ユニット」を開発しました。

回転式全熱交換器の特徴● 外気は還気から回収された全熱を連続的に受け取り室内に外気/OA

FE ATURE.01

FE ATURE.02

FE ATURE.03

FE ATURE.04

FE ATURE.05

空調システム
全体の省エネルギー化

高いピーク
カット効 果冷房 能 力の向上

冷凍・冷蔵分野への適用も可能

小型・軽 量・
簡単 施 工

給気される

排気/EA

エ バチルドの 基 本 構 造

エ バチルドの 性 能 評 価

世界最高の発電端効率
出力50kWで発電端効率40%超､総合効率90%超を達成
小型 ガスエンジンコージェネレーションシステム

μCGS-F50
本製品は、従来の小型CGS の課題解決を目指し開発されました。①発電機の効率向上②排熱利用率向上による用途と運転時間の拡大③メンテナンス性の向上と冗長性の確保を達成しており、具体的には次の特徴があります。

● 発電端効率40％超の高効率を実現

冷 却 塔 一 体 型の サブクールユ ニットで 構 成され 、ユ ニット内 に散 水と通 風を 行うことで 、冷 媒 を冷 却します 。

冷蔵ショーケースへ の応 用

● 熱電比の圧縮による余剰排熱量の低減化● ＢＣＰ対応を視野に独自開発のミキサーにより、燃料種類の切替えに容易に対応（セミオート切替え：LPG/都市ガス/バイオガスなど）

開発は、NEDOの助成事業JPNP12004：2020年度「戦略的省エネルギー技 術革新プログラム／実 用化開発／世界● 筐 体 外 形 およびガス エンジン

最 高の 発 電 端 効 率 を実 現 するμC G S の開 発 」（ 助 成 先：YGK 通商㈱、共同研究者：高砂 熱 学工業㈱・TMES ㈱）にて進められ、2022年度に完了し、販売の準備をしています。
特許申請中（特許願：整理番号P221269JP）

14

T ECH BOOK

参考寸法：
2.2*1.2*1.76H（ELVで分割搬入可能）

搭載エンジン（3,500cc（ 4気筒））

既 存 の冷 蔵ショー ケースシステムにエ バ チルドユ ニットを接 続し 、システム 全 体 の 能 力 向 上と高 効 率 化により省エ ネを 図ります 。

エ バ チルドの 運 転 時 と 停 止 時 に お ける 性 能 評 価 を行 っ た 結 果 、夏 季 ピ ー ク 時 の 運 転 に 近 い 外 気 温 度
3 4 ℃ 、負 荷 率 8 9 %で 、エ バ チルド 運 転 によりサイクル
C O P で 2 5 ％ 、エ バ チ ル ド の 動 力 を 加 え た シ ス テム
C O P で 2 1％の 性 能 向 上 が 確 認 できました 。
T ECH BOOK15