CAT.No.3019W

火力発電プラント用
流体制御機器
Fluid Controls Product for Thermal Power Stations

火力発電プラントの信頼性と安全をささえる！
高効率エネルギーの創出と最新テクノロジーの駆使による環境対策。
まさに火力発電プラントのプロセス制御には、高度な技術が多岐にわたって求められています。
半世紀に亘るコントロールエンジニアリングと徹底した品質保証体制にささえられ、何よりも実績に裏付けられたコーナンの発電プラント用・流体制御機器群は、今日も国内はもとより、広く海外にもその信頼性と安全性をお届けしています。

Supporting Thermal Power Station Reliability & Safety
Environment preservation by efficient energy generation and adoption of the newest technologies.
Process control in thermal power stations demands varieties of high technologies.
Konan's product group of fluid controls for thermal power stations, backed by control engineering
technologies cultivated in it's haIf-century histoly, the perfect organization of quality assurance and,above all, Konan's business history, delivers reliability and safety of operation to customers
domestic both and overseas.

■火力発電プラント概念図

Schematic of Thermal Power Station

ボイラー
Boiler

タービン

変圧器

TurbineTransformer

発電機

Generator

燃料タンク
Fuel tank2

INDEX■火力発電所用・流体制御機器■火力発電所用・流体制御機器
燃焼装置用バルブ

1. 燃焼装置用バルブ

原油、重油、ナフサ、LNG、LPG、COM からスチーム、空気など、火力発電プラント・ボイラー（燃焼ライン）のあらゆる流体を確実に制御する各種燃料弁です。

●ガス用ボールバルブ

Valves for fuel combustion equipment●高温・高圧用ボールバルブ

P.4

Valves for fuel combustion equipment

Ball valve for gass applications

Various fuel valves securely controlling fluids for thermaI power station
boilers（combustion lines）such as crude oil, heavy oil, naphtha, LNG, LPG, COM,
steam and air line.

Ball valve for high temperature and high pressure

2. アクチュエータ

P.6

Actuators

アクチュエータ●オイルバーナ制御シリンダ（抜差しシリンダ）

熱料弁の操作、オイルバーナ制御、ダンパー駆動など、発電プラントのさまざまな環境下で活躍する、各種アクチュエータです。

●汎用・空気圧シリンダ

Cylinder for controlling oil burners (Retractable cylinder)
Pneumatic cylinder for general purposes●ポジショナ付シリンダ
Cylinder with positioner

Actuators●ロータリアクチュエータ

Various actuators working in different thermal power station conditions
such as operating fuel valves, controIIing oiI burners and driving dampers.

Rotary Actuator

3. 電磁弁＆空気圧回路補器 P.10
Solenoid valves andpneumatic circuit auxiliaries

電磁弁＆空気圧回路補器
各種アクチュエータを制御する空気圧電磁弁、各種流体制御のための 2、3WAY 電磁弁、また発電プラントの空気圧ラインを調質、制御する各種回路補器です。

● JIS（d2G4）防爆・防滴形電磁弁

Solenoid valve of JIS (d2G4) explosion-proof, drip-proof type

●汎用・空気圧電磁弁

General purpose pneumatic solenoid valve

Solenoid valves and pneumatic circuit auxiliaries●エアフィルタ

Pneumatic solenoid valves controlling actuators, 2- and 3-way solenoid valves controlling fluids,
and various auxiIiary units adjusting and controlling pneumatic lines in power stations.

Air filter●レギュレータ（減圧弁）
Regulator● FR ユニット
FR unit

操作盤＆制御盤●スピードコントローラ

バルブの開閉、アクチュエータの駆動等を集中管理、遠隔制御で行う各種制御盤と操作盤です。

4. 操作盤＆制御盤

Speed controller

Operation panels andcontrol panels

Operation panels and control panels

Various control panels and operation panels controlling collectively andremotely opening/closing of valves and driving of actuators.

P.14●ボールバルブ・ラック
Ball valve rack

●遠隔操作盤

Remote operation panel■火力発電・燃焼ライン例
石油系燃料・燃焼ライン

空気弁

Air valve

Examples of Thermal Generator Plant Combustion Line

Petro-fuel combustion line

ガス系燃料・燃焼ライン

Gas fuel combustion line

アトマイズ弁
Atomize valve

パージ弁

Purge valve

ボイラー
ダンパー
蒸気弁

Steam valve

パージ弁

BoilerDamper

主バーナー
ベント弁

Purge valve

チャージ弁

Charge valve

Main burner
vent valve

遮断弁

Shutoff valve

軽油弁Light oil valve

バーナー弁

Burner valve

抜差し
シリンダ
Retractable：Cylinder

遮断弁

Shutoff valve

点火バーナー弁（ベント弁内蔵形）

Ignition burner valve（Integrated vent valve）

重油弁

主バーナー
入口弁

Heavy oil Valve

Main burner

ダンパー inlet valve
Damper

主バーナー
入口元弁

遮断弁

Shutoff valve

Main burner
inlet main valve3燃焼装置用バルブ

Valves for fuel combustion equipment

ガス用ボールバルブ

Ball valve for gas applications

発電用ボイラーのガス用燃焼装置や高度な脱硝装置の自動化に対応する、メンテナンス性に優れたレデュース・タ
イプのガス用ボールバルブです。
多様なニーズに応える、豊富な製品ラインナップは、国内外の発電所で数多くの実績を有しています。

The valve of this type is the ball valve for gas
applications of reduce type compatible to automationof gas burners for generator boilers and high level
denitrators and provided with good maintainability.
Varieties of product lines responding to customer
demands have acquired a lot of delivery records
domestic and oversease.

■特徴

Features●完全な密封構造で漏れはありません。しかも無潤滑で長期の使用に耐えます。
●配管を外さずにメンテナンスが可能です。
口径：15A 〜 200A はボトム・エントリー式、
口径：250A 〜 700A はトップ・エントリー式です。
●ファイアセーフ構造です。
●二重シール構造です。
●流体の流れ方向に制約がありません。

● No leak ensured by complete, sealed construction and long life
without lubrication.
● Maintenance work requires no disassembling of
piping.15A to 200A valves are bottom entry type, and 250A to
700A top entry type.
● Fire-safe construction.
● Double seal construction.
● No specific fluid direction.

■バルブの種類・構成

Type and construction of the valve

シール方式
口径

Sealing system

ソフトシール・フローティング方式

Port size 15A 〜 200A

耐圧クラス

Pressure class クラス150

流体温度

Fluid temperature − 20℃〜 60℃

弁操作方式
適用流体
製作可能な
付加機能

Valve operation
Applicable fluids//

空気圧式、電動式、手動式

Pneumatic, Electric, Manual

LNG、LPG、NGL、N2 ガス、その他

Additional ベント弁内蔵形
functions available

ステム
Stem

シート
Seat

グランドパッキン
Grand packing

ジョイント
Joint

シート皿ばねSeat springボール

4

Soft-seal floating system / Soft-seal trunnion system

クラス150、クラス 300

/

フルボア形

/

ガス燃焼ラインの元弁、遮断弁 / N2 パージ弁 / バーナー弁 / アト
マイズ弁 / 脱硝装置のアンモニア弁 / その他

Seat ring

ソフトシール・トラニオン方式

250A 〜 700A

■用途例

シートリング/Ball

LNG, LPG, NGL, N2, Gas and Others

連動形

Vent valve integral type / Full bore type / Link type

Applications example
Main valve in gas combustion line, Shutoff valve / N2 purge
valve / Burner valve / Atomize valve / Ammonia valve in
denitrator / Others.

高温・高圧用ボールバルブ
Ball valve for high temperature and high pressure

高温・高圧用ボールバルブは特に原油、重油、軽油、ナフサ、
スチームなどの高温、高圧の流体制御に適した製品です。
バルブ・シート部をメタルタッチ方式としており、自動バーナー用燃料弁などに確実な制御を果します。

The ball valve for high temperature and high pressure
applications is particularly suitable to control fluids ofhigh temperature and high pressure such as crude oil,heavy oil, light oil, naphtha and steam.
The valve seat adopts metal touch system, ensuring
secure control-ling performance as the combustion
valve for automatic burners.

■特徴

Features●精密加工によるメタルタッチ方式とシートの遊動作用で、完全な密封構造を実現しています。
●配管を外さずにメンテナンスが可能です。
●ファイアーセーフ構造です。
●二重シール構造です。
●主ポートに小穴を併設し、弁開初期の流量を少なくすることで高圧時のショックを防止する構造を採用しています。
●流体の流れ方向に制約がありません。
●本体内の流体密封を防止して、異常な高圧が発生しない構造です。

● Metal touch system by precision machining and floating
performance of the seat offers the perfect sealing construction.
● Maintenance work requires no disassembling of piping.
● Fire-safe construction.
● Double seal construction.
● Shocks under high pressure are prevented with reduced flowrate in the initial stage of opening the valve, realized by small
holes provided in the main port.
● No specific fluid direction.
● Abnormal high pressure is prevented with construction avoiding
to contain fluid tightly enclosed in the unit.

■バルブの種類・構成

Type and construction of the valve

シール方式
口径
耐圧クラス
流体温度
弁操作方式
適用流体
その他

Sealing system

メタルシール・フローティング方式

Metal-seal floating system

Port size 15A 〜 150A
Pressure class クラス150、クラス300、クラス 600、クラス 900
Fluid temperature − 20℃〜 350℃
Valve operation
Applicable fluids
Others

空気圧式、電動式、手動式

Pneumatic, Electric, Manual

原油、重油、軽油、ナフサ、スチーム、COM、その他

Crude oil, Heavy oiI, Light oil, Naphtha, Steam, COM and Others

連動形も製作いたします。

■用途例
石油系燃料のバーナー弁、遮断弁 / 空気、スチーム、N2 ガス等のパー
ジ弁、アトマイズ弁 / その他

Link type is also available.

Applications example
Burner valve and shutoff valve for petro-fuel / Purge valve andatom-ize valve for air, steam and N2 gas, etc. / Others

ステム
Stem

グランドパッキン
Grand packing

ジョイント
Joint

ボール
Ball

シート
Seat

5

アクチュエータ
Actuators

オイルバーナ制御用シリンダ（抜差しシリンダ）
Cylinder for controlling oil burners (Retractable cylinder)

抜差しシリンダは、火力発電所用ボイラーに装着してオイ
ルバーナーの抜出し、差し込みの自動操作に用いる、バーナー制御にきわめて重要な空気圧制御機能部品です。このタイプのシリンダには、シリンダ本体部と外周冷却室および断熱材から成るシリンダ内筒形と、エアシリンダを外部に設置するシリンダ外置形の 2 種類があります。

The retractable cylinder is mounted on the boiler inthermal power station to be used in automatic operationof pushing and drawing oil burners in and out. Thus, it
is a very important pneumatic unit for burner control.
This type of cylinder includes two types; inner cylinder
type consisted of the inner cylinder and the outercooling chamber and insulator, and outer cylinder typein which the cylinder is placed in the outer portion.

■特徴

Features●ボイラーを加熱した時にもエアシリンダが高温のため破損しないよ
う、シリンダ部の外周に断熱壁を設け、さらにクーリングエアによる冷却室を設けています。
（シリンダ内筒形）●エアシリンダに装着されたスピードコントローラによって、バーナーの抜差しの移動時間を調節できます。
●バーナーを差し込んだ状態で長時間放置しても自然にバーナーが動かないよう、ロック機構を設けています。
●バーナーの抜差しの確認を電気信号で取り出せるように、防爆形スイッチを附属しています。

● The insulator wall and the cooling chamber using clean air areplaced in the outer portion to prevent cylinder breakage due tohigh temperature when the boiler is heated. (inner cylinder type)● The speed controller attached to the cylinder controls moving
time for pushing and drawing the burner in and out.
● A locking mechanism is provided to prevent the burner frommoving even when it is left for a long time as pushed in.
● An explosion-proof switch is appended to take signals out whichassure burner's pushing-in or drawing-out.

汎用・エアシリンダ

Pneumatic cylinder for general purposes

過酷な使用環境で実力を活かせる高剛性と、抜群の耐久性を誇る汎用・エアシリンダです。豊富なサイズとさま
ざまなオプション類を備え、各種ダンパーの駆動用をはじめとして、発電プラントのあらゆる場所でご使用いただけます。

The pneumatic cylinder for general purposes is featured
with a high rigidity assuring performance under severe
working conditions and a notable long life. Provided
with varieties of sizes and options, the cylinder of thistype can be used everywhere in the power station.

■エアシリンダの種類・構成

Type and construction of the cylinder

形式
作動形式
チューブ内径
使用圧力
周囲温度

6

基本（標準）形：CP61

Type
Operation type

Standard type : CP61

耐熱形：CP61H

Heat resistant type : CP61H

複動形

Double acting

Bore size φ 40 〜 500
Working pressure 0.2 〜 1.0MPa
Ambient temperature − 5 〜 60℃

5 〜 100℃

供給空気圧配管口

信号圧配管口ポジショニングバルブ

エアシリンダPneumatic pressure
supply piping port

Signal pressure
piping port

ポジショナ付シリンダ
Cylinder with positioner

Positioning valve

Pneumatic cylinder

エアシリンダに、当社独自の設計によるポジショナを一体に組込み、信号圧力の設定値に対応してシリンダ部ピ
ストンロッドのストローク位置を任意に設定することができます。ユニークな構造ときわめてコンパクトな設計で配管も供給圧力、信号圧力の両配管口に施工するだけで手間がかかりません。
またポジショナ部を標準化し、どのようなストロークのエアシリンダにも容易に装着が可能です。風箱ダンパーやバーナーチルトの駆動用として、国内外に数多くの納入実
績を誇ります。

Konan has incorporated it's proper positioner in thepneumatic cylinder to make it possible to set the piston
rod stroke position in the cylinder portion arbitrarily
according to signal pressure setting value. With its
unique construction and very compact design, thecylinder of this type is easy to use by working piping
only for pressure supply and signal pressure.
The positioner unit is standardized and can be easily
built-in in the cylinder of any stroke. lt has a lot ofdelivery records domestic and overseas for driving windbox dampers and burner tilting units■特徴

Features●信号圧力対ストローク特性はポジショナ部に高感度ダイヤフラムと精密スプールバルブを組合せ、抜群の精度を実現しました。
●ピストンロッド摺動面とシリンダチューブ内面に硬質クローム
メッキを施し、ポジショナ部のボルト類はすべてステンレスを採用するなど、各部品は効率、強度、耐久性など十分な配慮が払われていますので、長年にわたって優れた性能を発揮します。
●空気消費量（シリンダ停止時）は精密スプールの使用によって非常（12.5 〜 16.0L/min［ANR］
供給圧0.5MPa）に少なくなっています。
●操作圧力配管口内には、特殊フィルタ（濾過度 2μm）が内蔵され、バルブ部、シリンダ部への異物の混入を防止しています。
●空気排出口には、サイレンサが内蔵され、消音効果によって作業環
境を良好に保ちます。
●エアシリンダ作動確認後検出が必要な場合、検出スイッチの装着が可能です。

● Outstanding precision of stroke relative to signal pressure has
been realized by combination of the high sensitivity diaphragmand the precision spool valve.
● The cylinder of this type displays it's superb performancefor many years since considerations are given on efficiency,
strength and durability of all parts such as hard chrome plating
is applied to both the piston rod sliding face and the cylinder
tube inner face, and all bolts in the positioner portion are
adapt stainless steel.
● Air consumption (during the cylinder is stopped) is very small
because the precision spool is adopted. (8 to 14 L/ min［ANR］：
at 0.5 MPa supply pressure)● With a special filter (filtration grade : 2 micro-meters) built inat the piping port of operation pressure, invasion of foreign
particles is prevented to the valve portion and the cylinder
portion.
● With a silencer built in at the air discharge ports, its effectkeeps fine working environmert.
● if the cylinder performance has to be detected, the detector
switch can be mounted.

■エアシリンダの種類・構成

Type and construction of the cylinder

形式

PCY63D

Type

チューブ内径Tube inside diameter φ 40 〜 400

流体温度

Fluid temperature 5℃〜 60℃

周囲温度
使用圧力

Ambient temperature
Working pressure

一般仕様：− 5℃〜 60℃
供給圧力：0.3 〜 0.7MPa■特徴/

耐熱仕様：5℃〜 100℃

Standard spec : − 5 〜 60℃ / Heat resistant spec : 5 〜 100℃/

信号圧力：0.02 〜 0.1MPa

Supply pressure : 0.3 〜 0.7MPa / Signal pressure : 0.02 〜 0.1MPa

Features■信号圧力対ストローク特性

ロッドが出
きった状態
Rod fully
pushed out

Stroke(mm)ストローク（㎜）Stroke vs. signal pressure characteristic

00.02 0.04 0.06 0.08

信号圧力（MPa）

0.1

Signal pressure（MPa）

ロッドが入りきった状態
Rod fully
drawn in7

アクチュエータ
Actuators

TA3 シリーズ
TA3 Series

ロータリアクチュエータを使用するさまざまな装置、環境を十分に捉えたトータルシステム化実現のためのフレキ
シブル・オプション群です。
これらのオプションは、単独使用もさることながら組合せて使用することでその効果がより発揮されます。

We provide extensive options that flexibly meet various
devices and environment surrounding the Rotary
Actuator for total system design.
These options work effectively not only as single
components but also in combinations.

■特徴

Features●充実のオプション群
豊富なオプション付機種を標準化。
さまざまなニーズとトータルシステム化に対応します。
● NAMUR（ナムール）規格対応
電磁弁取付インターフェイスならびにアクチュエータ上部オプショ
ン取付は、NAMUR 規格（VDI/VDE3845）に対応致しました。
●軽量・コンパクト設計
スコッチヨーク／ダブルピストン構造の採用により、コンパクトになりました。
●無給油作動TA3 及びそのオプションは、無給油にて御使用いただけます。
●バネカートリッジ
単動形（スプリングリターン）は、バネカートリッジ方式を採用しています。

● Extensive options
Many models with various options are now available asstandard.
They meet versatile requirements for total system establishment.
● Complying with NAMUR standards
Solenoid valve mounting interface and optional actuator
top mounting interface comply with NAMUR standards(VDI/VDE3845).
● Light weight and compact design
Scotch yoke/double piston mechanism is adopted for compact
design.
● Oilless operation
TA3 series and its options can be operated without lubrication.
● Spring cartridge
Single-acting (spring return) type incorporates spring cartridge.

■アクチュエータの種類・構成

Type and construction of Actuators

チューブ内径Bore size φ 50,63,80,100,125

作動形式

Operation type

使用圧力
周囲温度

複動形
単動形

Double-acting
Single-acting

Working pressure 0.4 〜 0.7MPa
Ambient temperature − 5 〜 60℃■出力トルクOutput Torque■出力トルク特性曲線 Torque characteristic
複動形［D 形］

単動形［S 形］（スプリングリターン）
Double acting［D type］

Single acting［S type（Spring return）］

バネ

Spring

左回転端
90°Counterclockwise

8

右回転端
90°

Clockwise

左回転端
90°

Counterclockwise

エア
Air

右回転端
90°

ClockwiseOptional Units

1. 電一空ポジショナ

Electro-pneumatic Positioner

アクチュエータ（＝バルブ）の回転角度を自由に、かつ正確にコントロー
ルする位置決め装置です。（受注生産品）
The electro-pneumatic positioner controls rotational angle of an actuator(valve) accurately without restriction.

2. スイッチボックス

1

Switch box

アクチュエータ（＝バルブ）の回転位置検出用としての高精度リミッ
トスイッチボックスです。（保護等級：IP65）
The high-accuracy limit switch box is provided for detecting rotational
position of an actuator (valve). (Protection class: IP65)

3.NAMUR 規格・5 ポート電磁弁（バイパス弁内蔵）

NAMUR-compliant 5-port Solenoid Valve(Incorporating bypass valve)2

アクチュエータ駆動用の 5 ポート電磁弁です。バイパスバルブを内蔵し、スピードコントローラを標準で装備しています。
The 5-port solenoid valve for driving actuator incorporates a bypass valve
and is equipped with a speed controller as standard.

4.NAMUR 規格・小型防爆形電磁弁（バイパス弁内蔵）
NAMUR-compliant Compact Size Explosion-proof Solenoid Valve(Incorporating bypass valve)

耐圧防爆構造（d2G4）のアクチュエータ駆動用 5 ポート電磁弁です。
爆発性ガスが存在する雰囲気、環境の中でも安心してご使用頂けます。
※本質安全防爆構造（i2G4）、水素防爆（d3aG4）の 5 ポート電磁弁もオプション
取付が可能です。詳細は別途、お問合せください。

Konan d2G4 explosion-proof 5-port solenoid valve for driving actuatorcan be used safely in the environment with explosive gas atmosphere.
※ Intrinsic-safety (i2G4) and hydrogen explosion-proof (d3aG4) type5-port solenoid valves can be mounted as options. For details please
consult separately.

4

6
5

3

5.FR ユニット（フィルタ付減圧弁）

FR Unit (Regulator with Filter)

アクチュエータに送られるエアの調質用ユニットです。圧力調整のためのレギュレータと圧縮空気の異物を取除くフィルタを一体化しています。
FR unit controls the quality of air sent to an actuator.The unit is composed of aregulator for pressure adjustment and a filter for removing foreign substances in
the compressed air.

6. スピードコントローラ内蔵バイパスバルブ

Bypass Valve Incorporating Speed Controller

アクチュエータの回転速度（バルブの開閉速度）を自由に調節できるスピー
ドコントローラを内蔵した樹脂製バイパスバルブです。
The bypass valve made of resin incorporates a speed controller that flexibly
adjusts the actuator rotational speed (valve open/close speed).

9

電磁弁

Solenoid Valves

JIS（d2G4）防爆・防滴形電磁弁

Solenoid valve of JIS (d2G4) explosion-proof, drip-proof type

バーナー制御、バルブ操作、ダンパー駆動など火力発電プ
ラントのさまざまな空気圧・アクチュエータを安全にそして確実に制御する空気圧用・防爆＆防滴電磁弁です。当社、永年の蓄積技術に最新のユーザーニーズを加えて特に耐久性、保守性、取扱いの容易さを徹底して追求した信頼性の高い電磁弁シリーズです。

This valve is the pneumatic explosion-proof, dripproof solenoid valve controlling pneumatic actuators
safely and securely in thermal power stations forcontrolling burners, operating valves and driving
dampers. The solenoid valve of this type is featured
with high reliability brought forth by efforts for durability,
maintainability and easy handling based on Konan's
long-term-cultivated engineering ability added with thelatest user needs.

■特徴

Features●複動形電磁弁には、マグネラッチ方式ソレノイドを採用。
電線引出口を 1 ヶ所にまとめることで、飛躍的なコンパクト化を実現しました。
（5 ポート電磁弁の一部製品を除きます。
）● 4 ポート電磁弁には、メインバルブにセラミック・スライド弁を搭載。高・低両頻度使用にも適したその信頼性の高さは、広くご好評を得ています。
●ターミナルボックスの配線スペースをひとまわり大きくしました。
細心の注意を必要とする防爆電気工事の施工も容易です。

● Double acting type solenoid valve adopts the solenoid ofmagnet latch system.The valve has become drastically smaller
than the conventional by concentratingwire lead-out ports inone. (except some types of 5-ports solenoid valve)● 4-ports solenoid valve is mounted with a ceramic slide valve
as the main valve.
lt is suitable for services of high and low frequency, and highly
appreciated in wide range of applications for it's reliability.
● The wiring space has been expanded one rank in the terminalbox. Products of this type facilitate explosion-proof electrical
works which require careful attentions in details.

■電磁弁の種類・構成

Type and construction of the Valve

形式

弁の種類

MVS30 □ K / MVD30 □ K / MVS31 □ K / MVD31 □ K /MVS80 □ K / MVD80 □ K /Model code
453S − E □ K / 453D − E □ K /MVS2F − 03 / MVD2F − 03 / MVS2N − 08 / MVD2N − 08

Type of valve

3 ポート
4 ポート
5 ポート
5 ポート

ポペット弁方式 直動形 /セラミックスライド弁方式 パイロット形 /スプール弁方式 パイロット形（直配管形）/
スプール弁方式 パイロット形（ガスケット接続形）
3 Port Poppet valve system,direct acting type /4 Port Ceramic slide valve system,pilot acting type /5 Port Spool valve system,pilot acting type（Direct piping type）/
5 Port Spool valve system,pilot acting type（Gasket-connection type）/

リターン / ホールド

弁流路の種類Flow path

口径

Port size Rc1/4 〜 Rc1

使用圧力
使用温度
Cv 値
定格電圧

ハウジングの
種別と構造

Working pressure
Ambient temperature

Return / Hold［最低］0 / 0.12 / 0.2MPa［最低］− 20 / − 5℃

［最高］0.1 / 0.7MPa［最高］50 / 60℃［Min.］0 / 0.12 / 0.2MPa ［Max］0.1 / 0.7MPa［Min.］− 20 / − 5℃ ［Max］50 / 60℃

Cv valve 0.05 〜 10.0
Voltage rating

AC100V / AC110V / AC115V / AC120V / AC125V / AC200V / AC220V
DC24V / DC48V / DC100V / DC110V / DC120V / DC125V
防滴構造

Housing type and 耐圧防爆構造；耐圧パッキン式 / 電線管耐圧ねじ結合式
construction

Drip-proof type

Explosion-proof type：Pressure-resistant packing / Conduit tube

10

汎用・空気圧電磁弁

General purpose pneumatic solenoid valve

コーナンの制御技術を集約した一般用・5 ポート電磁弁「ニューマグスター」シリーズと重負荷強力形電磁弁シリーズ。このふたつの電磁弁シリーズは、火力発電所のさ
まざまな空気圧システムの中で特に灰処理等の付帯設備
関連にご使用いただきたい空気圧電磁弁です。

The valve of this type includes the general purpose
5-ports solenoid valve, New Magstar series, andheavy-duty, powerful solenoid valve which incorporate
Konan's control technologies. The Company
recommends to use valves of these two series for works
relating to installations, ash treatment in particular,
appended to the thermal power station among various
pneumatic systems.

■特徴

Features●重負荷強力形電磁弁
堅牢強固なボディに強力なソレノイド部、まさに使用環境を選ばない卓越した信頼性を誇る電磁弁シリーズです。

● Powerful solenoid valve for Heavy-duty
Provided with the firmly constructed body and the powerfulsolenoid,the valve of this type is what works and reliable inany environment.

■電磁弁の種類・構成

Type and construction of the Valve

形式

弁の種類

MVW1 / MVW1R /MVW71 / MVW71R / MVW7 / MVW7R /Model code MVS120C / MVD120C / MVS150C / MVD150C /MVPC1 / MVPC2 / MVPO1 / MVPO2 / MVPE1 / MVPE2
MVW2 / MVS2 / MVD2Type of valve

3 ポート
3 ポート
4 ポート
4 ポート
5 ポート

直動形 /
パイロット形 /パイロット形（2 位置）/
パイロット形（3 位置）/
パイロット形
3 Port Direct acting type /3 Port Pilot acting type /3 Port Pilot acting type（2-position）/
3 Port Pilot acting type（3-position）/
5 Port Direct acting type

リターン / ホールド / クローズドセンタ / エキゾストセンタ / プレッシャーセンタ

弁流路の種類Flow path

口径

Port size Rc1/4 〜 Rc1 1/2

使用圧力Working pressure

周囲温度

Ambient temperature

Cv 値
定格電圧

Return / Hold / Closed center / Center open to exhaust / Center open to pressure［最低］0 / 0.12 / 0.2MPa［最低］− 20℃

［最高］0.7MPa［Min.］0 / 0.12 / 0.2MPa ［Max］0.7MPa［最高］50 ℃［Min.］− 20 ℃ ［Max］50℃

Cv valve 0.2 〜 19.0
Voltage rating

AC100V / AC110V /DC24V / DC48V / DC100V / DC110V / DC200V / DC220V

11空気圧回路補器

Pneumatic Circuit Auxiliaries
JIS 記号

エアフィルタJIS symbol

IN

OUT

Air filter

空気圧ラインにおけるさまざまなトラブルの起因となる
ドレン・ゴミは配管の腐食、配管抵抗の増大、さらにはライン中の操作機器の機能を阻審し、不側の事故を引き起こす場合もあります。ドレン・ゴミを取り除きラインのノートラブル化をはかるため、エアフィルタを必ずご使用ください。

Drain and dust in pneumatic lines cause troubles,such as corroding piping materials, increasing piping
resistance and disturbing opera-tion unit functions,sometimes leading to grave accidents. Please use theair filter to remove drain and dust in order to eliminate
troubles.

■エアフィルタの種類・構成

Type and construction of the air filter

形式

type AF2 / AF21
Piping diameter Rc1/8 〜 Rc1 1/2 , フランジ 80A / 100A

配管口径
使用圧力

Working pressure 0 〜 1.0MPa

周囲温度

Ambient temperature − 20 〜 60℃

Rc1/8 〜 Rc1 1/2 , Flange 80A / 100A

耐熱形（使用温度：5 〜 100℃）

付加（オプション）
機能

Addable 耐寒形（使用温度：− 40 〜 45℃）
(optional)
functions 計装用（フィルタエレメント・濾過度：5 μm）

取付ブラケット付

Heat-resistant (Working temp.: 5 〜 100℃ )Cold-proof (Working temp.: − 40 〜 45℃ )For instrumentation (Filter element, Filtration grade: 5um)
With bracket
The air filter includes the products
listed below for different functions:

エアフィルタには、機能別に以下の機種も取揃えています。
その他

Other 1）オートドレン（自動排水器）付

2）パネル取付タイプ
3）外部耐蝕タイプ

Type: ADF2 / ADF21
Type: AF2P / AF21P
Type: AF2S / AF21S

Automatic drainage type
Panel-mount type
Corrosion-resistant surface type

JIS 記号

減圧弁

一次側

Regulator

Primary side

二次側Secondary side

減圧弁は、コンプレッサーから供給される圧縮空気を減圧し、空気圧ライン中に一定の空気圧を自動的に供給あるいは保持するために用います。

The regulator reduces pressure of the compressed air
supplied from the compressor to supply a constantpressure automatically to the line and, thence, hold thepressure constant therein.

■減圧弁の種類・構成

Type and construction of the regulator

形式
配管口径
使用圧力
周囲温度
付加
（オプション）機能

type RV2 / RV21 / RV6
Piping diameter Rc1/8 〜 Rc2 1/2
Working pressure［一次側］Max.1.0MPa［二次側］0.05 〜 0.7MPa

Primary side: Max.1.0MPa
Secondary side: 0.05 〜 0.7MPa

Ambient temperature − 20 〜 60℃

耐熱形（使用温度：5 〜 100℃）

Heat-resistant (Working temp.: 5 〜 100℃ )Addable 耐寒形（使用温度：− 40 〜 45℃）
(optional)
functions 圧力計付

Cold-proof (Working temp.: − 40 〜 45℃ )With pressure gauge

取付ブラケット付

With bracket

減圧弁には、機能別に以下の機種も取揃えています。
その他

12JIS symbol

Other1）パネル取付タイプ
2）チェック弁内蔵タイプ
3）外部耐蝕タイプ
4）精密形

Type: RV2 / RV21
Type: RVC2 / RVC21
Type: RV2S / RV21S
Type: RVC2S / RVC21S

The regulator includes the products
listed below for different functions:
Panel-mount type
Built-in check valve type
Corrosion-resistant surface type
Precision type

JIS 記号FR ユニット

JIS symbol

一次側

二次側

Primary side

FR unitSecondary side

FR ユニットは、エアフィルタとレギュレータを一体化した複合器です。潤滑油のいらない空気圧ラインに最適のコンパクトな調質ユニットです。

The FR unit is the auxiliary unit unifying the air filter
and the regulator. lt is a compact blending unit suitablefor pneumatic lines, requiring no lubrication.

■ FR ユニットの種類・構成

Type and construction of FR unit

形式

type ARU3A / FR21

配管口径
使用圧力
周囲温度

Piping diameter Rc1/4 〜 Rc1/2
Working pressure［一次側］Max.1.0MPa［二次側］0.5 〜 0.7MPa

Primary side: Max.1.0MPa
Secondary side: 0.5 〜 0.7MPa

Ambient temperature − 20 〜 60℃

耐熱形（使用温度：5 〜 100℃）

付加（オプション）
機能

Addable 耐寒形（使用温度：− 40 〜 45℃）
(optional) 計装用（フィルタエレメント・濾過度：5 μm）
functions 圧力計付

Heat-resistant (Working temp.: 5 〜 100℃ )Cold-proof (Working temp.: − 40 〜 45℃ )For instrumentation (Filter element, Filtration grade: 5um)
With pressure gauge

取付ブラケット付

その他

Other

With bracket

FRユニットには、外部耐蝕タイプ（形式：ARU3AS / FR21S）も取揃えています。

The FR unit includes corrosion-resistant surface type (Type: ARU3AS / FR21S)

JIS 記号

スピードコントローラ

JIS symbolA

Speed controller

B

スピードコントローラはエアシリンダ、エアーモータな
どのアクチュエータに取付け、流量調質によりアクチュ
エータの作動速度を制御します。

Attached to the actuator such as the cylinder and theair motor, the speed controller controls the actuator's
performance speed by adjusting flow rate.

■スピードコントローラの種類・構成

Type and construction of the speed Controller

形式

type SC6 / SC6F

配管口径

Piping diameter Rc1/4 〜 Rc1

使用圧力Working pressure 0.05 〜 0.7MPa

使用温度
付加（オプション）
機能

Ambient temperature − 20 〜 60℃
Addable 耐熱形（使用温度：5 〜 100℃）(optional)
functions 耐寒形（使用温度：− 40 〜 45℃）

Heat-resistant (Working temp.: 5 〜 100℃ )Cold-proof (Working temp.: − 40 〜 45℃ )スピードコントローラには、機能別に以下の機種も取揃えています。
その他

Other

1）外部耐蝕タイプ
2）微調整タイプ

Type: SC6S
Type: SC6F − 04 − 10A

The speed controller includes the products
listed below for different functions:
Corrosion-resistant surface type
Precision type13

操作盤＆制御盤

Operation Panels and ControI Panels

ボールバルブ・ラック
Ball valve rack

ボールバルブ・ラックは、主に火力発電所用ボイラーの燃焼ラインをコントロールするボールバルブ、電磁弁、逆止弁、ストレーナー、各種計装機器および電気制御機器をシステム的に集約化した制御ラックです。従って、安全管
理面のメンテナンスが容易であるばかりでなく、組立て、配管、据付けなどの簡素化に役立ち、総合的なシステム管理を可能にした集中制御装置です。

The ball valve rack is the control rack systematicallyintegrating baII valves, solenoid valves, check valves,strainers, instrumentation meters and electricalcontrol units, which control the thermal power station
combustion line. lt is the collective control unit effective
for simplification of assemblies, piping and installations
and realization of integral system control besides
facilitating safety-related mainte-nance.

遠隔操作盤

Remote operation panel

この操作盤は、火力発電所の火災や地震によって引き起こされる 2 次災害の危険性がある装置のバルブ開閉用に使用されています。
遠隔操作タイプですから、万一の場合、ただちにバルブの開または閉作動が簡単にできます。
また、非常時検出器をセットしますと、火災や地震の発生時に、たとえ停電状態であっても自動的にバルブを操作できます。
この操作盤には、種々の操作回路がそろっていますので条件に合わせてご相談ください。

The remote operation panel is used to open / close
valves in a unit about which feared are secondary
disasters triggered by fires and earthquakes in thethermal power station.
Remote control facilitates immediate open / close
operation of valves in emergencies.
lf an emergency detector is also set, valve operation is
automated even under power shutdown in case of fireor earthquake.
Various operation circuits are available for thisoperation panel according to conditions. Please contact
the Company.

■特徴

Features●危険性の高いガス、燃料などのパイプライン用バルブ操作に高い信頼性を発揮します。
●遠隔操作はもちろん、停電時には現場操作もできます。
●防雨効果の高い密閉構造。長期の屋外設置にも充分に耐えます。
●大容量の緊急遮断弁開閉に最適。使用条件によって基本回路から適切なものが選べます。
●電気回路には小容量の耐圧防爆機器を使用。高い安全性が保持さ
れます。

14

● The panel assures highly reliable operation of valves in pipelines of dangerous gas and fuels.
● Besides operated remotely, the panel can be operated also on
the site when power has failed.
● Sealing construction highly rain-proof, sufficient for long-term
outdoor installation.
● Optimal for urgent open / close of large capacity shutoff
valves.Suitable circuits can be chosen among the basic ones
depending on service conditions.
● Small capacity pressure-resistant, explosion-proof units are
adopted for electric circuits, which ensures safety at a highlevel.

資 料
Document

納入先

Delivery Records

国内主要納入先（順不同）●北海道電力株式会社殿●東北電力株式会社殿●東京電力株式会社殿●北陸電力株式会社殿●中部電力株式会社殿●関西電力株式会社殿●中国電力株式会社殿●四国電力株式会社殿●九州電力株式会社殿●沖縄電力株式会社殿●君津共同火力株式会社殿●常磐共同火力株式会社殿

海外納入先●相馬共同火力発電株式会社殿●酒田共同火力発電株式会社殿●鹿島共同火力株式会社殿●鹿島北共同発電株式会社殿●鹿島南共同発電株式会社殿●富士宮共同汽力株式会社殿●和歌山共同火力株式会社殿●瀬戸内共同火力株式会社殿●住友共同電力株式会社殿●戸畑共同火力株式会社殿●鶴崎共同動力株式会社殿●大分共同火力株式会社殿●韓国各発電所●中東諸国各発電所●中国各発電所
サウジアラビア、イラン、●香港各発電所
アラブ首長国連邦、シリア、●台湾各発電所
クウェート●オーストラリア各発電所●南米諸国各発電所●メキシコ各発電所
ブラジル、コロンビア、● ASEAN 諸国各発電所
ベネズエラ、エクアドル、
フィリピン、シンガポール、
チリ
マレーシア、インドネシア、 ●アフリカ諸国各発電所
タイ
アルジェリア、その他

Domestic Delivery Records（Randomly lined）

Overseas Delivery Records● Hokkaido Electric Power Co.,Inc.

● Soma Kyodo Power Company,Ltd.

● Thermal power stations in Korea● Tohoku Electric Power Co.,Inc.

● Sakata Kyodo Power Company,Ltd.

● Thermal power stations in China● The Tokyo Electric Power Company,Incorporated● Kashima Kyodo Thermal Electric Power Co.,Inc.

● Thermal power stations in Hong Kong

● Hokuriku Electric Power Company,Incorporated● Kashima-kita Electric Power Corporation● Thermal power stations in Taiwan● Thermal power stations in SouthAmerican countries, including● Chubu Electric Power Company,Incorporated● Kashima South Joint Power Corporation● Thermal power stations in Australia● The Kansai Electric Power Company,Incorporated● Fujinomiya Kyodo Power Co.,Inc.

● Thermal power stations in Mexico

Brazil, Columbia, Venezuela,
Ecuador and Chile● The Chugoku Electric Power Co.,Inc.

● Wakayama Kyodo Power Company,Inc.

● Shikoku Electric Power Company,Incorporated● Setouchi Joint Thermal Power Co.,LTD.

● Thermal power stations in ASEAN
countries, including● Kyushu Electric Power Company,Incorporated● Sumitomo Joint Electric Power Co.,Ltd.

● The Okinawa Electric Power Company,Incorporated● Tobata Co-operative Thermal Power Co.,Inc.

● Kimitsu Co-operative ThermaI Power Company,Inc.

● Tsurusaki Kyodo Doryoku Co.,Ltd.

● Joban Joint Power Co.,Ltd.

● Oita Co-operative Thermal Power Co.,Inc.

Philippines, Singapore, Malaysia,
lndonesia and Thailand● Thermal power stations in Middle
East countries, including
Saudi Arabia, UAE, Iran, Syria
and Kuwait● Thermal power stations in Africancountries, including
Algeria and others■ 製品の保証について
1. 保証期間
使用後 12ヶ月、ただし納入後 18ヶ月を超えない期間とします。

2. 保証内容製品または、製品の故障部分を無償で取替え修理します。

3. 保証免責事項●使用方法・取扱方法及び仕様条件が当該製品仕様を外れて使用することにより生じた損害。
●天災地変など当社の責に起因しない災害により生じた損害。
●その他製造者の責任とみなされないことに起因する故障及び損傷。
●納入製品の故障・不具合により誘発された損害。

15

International Operation Division

4-97, Uedahigashimachi, Nishinomiya, Hyogo, 663-8133, Japan
Phone：+81 - 798 - 48 - 5931 Fax：+81 - 798 - 40 - 6659
Tokyo Branch

Tohoku Office

Hokkaido Office

Kanazawa Office

Hiroshima OfficeOsaka Branch

Chiba Office

Nagoya OfficeTakamatsu Office

Kitakyushu Office

Seibu Branch

代理店
東京支店

〒108-0014☎03-3454-1711
東京都港区芝4-7-8 芝ワカマツビル
大阪支店 〒530-0012☎06-6373-6701
大阪市北区芝田1-1-4 阪急ターミナルビル
西部支店 〒732-0052☎082-568-0071
広島市東区光町1-12-20 もみじ広島光町ビル
国 際 部 〒663-8133☎0798-48-5931
西宮市上田東町4-97

URL=https://www.konan-em.com/

東北営業所
千葉営業所
北海道出張所
名古屋営業所
金沢営業所
高松営業所
広島営業所
北九州営業所☎022-215-1195☎043-305-1401☎011-792-7451☎052-581-6541☎076-233-1411☎087-835-0411☎082-568-0071☎093-541-0281

2011.12

このカタログは予告なしに改訂することがありますのでご了承ください。

2013.09-3 版（D4）-K