Isotop SD-BL
Elemento di blocco a molle d‘acciaio SD— Frequenza propria da 3,4 Hz— Carichi elevati fino a 4.730 kg per elemento— Piastra superiore e inferiore da 6 mm con rivestimento
antiscivolo in Sylomer® da 4 mm
— Elevata resistenza alla corrosione grazie al rivestimento KTLdelle molle e alla verniciatura a polvere delle piastre di pressione— Collegamento saldo tra disco e molla grazie allo speciale
incollaggio— Piastra superiore con filettatura M 12
— Facile controllo delle sollecitazioni grazie alla struttura aperta
Carico massimo
in kg
in N

Isotop SD-BL2-71/81
Isotop SD-BL2-82/90
Isotop SD-BL2-80/92
Isotop SD-BL4-84/90
Isotop SD-BL4-82/92
Isotop SD-BL4-80/94
Isotop SD-BL6-84/92
Isotop SD-BL9-80/99

SD-BL

690
840
1.050
1.680
1.890
2.100
2.730
4.730

Frequenza propria con
carico massimo

Unità perconfezione

Codicearticolo

3,4 Hz3,4 Hz3,4 Hz3,4 Hz3,4 Hz3,4 Hz3,4 Hz3,4 Hz

4 pz.
4 pz.
4 pz.
4 pz.
4 pz.
4 pz.
50 pz.
50 pz.

47298
47300
47299
47282
47284
47285
a. A.
a. A.

6.769
8.240
10.301
16.48118.54120.601
26.78146.401

Articolo non disponibile a magazzino Fornitura su richiesta (circa 15 giorni lavorativi franco stabilimento).
a. A. ... su richiesta

Isotop SD-BL 4 (senza carico)114

Isotop SD-BL 6 (senza carico)

161616114

114

Isotop SD-BL 2 (senza carico)

250
220

225

195

195

150150ø 2875150

M 12

ø 11M 12255

120
ø 1115075

180225ø 28

Isotop SD-BL 9 (senza carico)ø 11305

M 12

ø 28

114

270225

M 12

ø 28

255

75
ø 111501675

Isotop SD-BL2 eSD-BL4 disponibili con
base distanziatrice
Dettagli a pagina 28

Elementi di blocco
personalizzati
disponibili su
richiestaIsolamento per pompe con massa
addizionale

RLT installati sul tettoMax. inflessione statica

17.00018
17
1616.000SD-BL4-84/90

15.0001514.000

1413.000

1312.000

1211.000

11Frequenza propria

10.00010SD-BL2-80/92

9.000

98.0008SD-BL2-82/90

7.000

76.00065.0005SD-BL2-71/81

4.000

43.0003Intervallo di lavoro
consigliato

2.000

211.000

000

12345678910111213141516171819202122 23 24
Inflessione in mm

50.000Max. inflessione statica

45.0002018

SD-BL9-80/99

40.0001635.000

1430.000

12Frequenza propria

25.000SD-BL6-84/92

10SD-BL4-80/94

20.0008615.000
SD-BL4-82/92

410.000
Intervallo di lavoro
consigliato

5.000200012345678

9101112131415161718

19202122 23 24
Inflessione in mm

AUSTRIA — Bürs GERMANY — Berlin — Munich — Stuttgart FRANCE — Paris — Lyon JAPAN — Tokyo
INDIA — Pune CHINA — Beijing USA — Charlotte AUSTRALIA — Melbourne
www.getzner.com

Frequenza propria in Hz

Forza in N

Isotop SD-BL4, SD-BL6 e SD-BL9

DB Isotop it © Copyright by Getzner Werkstoffe GmbH l 09-2022 | Tutti i dati indicati sono basati sul nostro know how attuale. Essi possono essere utilizzati come valori di calcolo indicativi, tenendo conto delle tolleranze
tipiche di produzione e dello specifico impiego, e non rappresentano alcuna caratteristica garantita. Le caratteristiche del materiale e le rispettive tolleranze variano in base al tipo di applicazione e impiego e possono essere richieste a Getzner. Con riserva di modifiche. Per maggiori informazioni vedere la norma VDI 2062 e il glossario. Ulteriori valori indicativi sono disponibili su richiesta.

18.000Frequenza propria in Hz

Forza in N

Isotop SD-BL2 e SD-BL4