宇

部

市

水

道

局

給水装置等の設計施工事務取扱要綱

宇

部

市

水

道

局

目

第１章

総

次

則

第１節

目的

…………………………………………………………………………………………

第２節

給水装置の工事等の施行と給水義務

第３節

1-1

……………………………………………………

1-2

給水装置の工事の基本項目………………………………………………………………

1-3

第４節

指定給水装置工事事業者制度……………………………………………………………

1-4

第５節

主任技術者の責務…………………………………………………………………………

1-5

第６節

給水装置の基準適合制度

第２章…………………………………………………………………

1-7

給水装置の基本計画

第１節

基本計画

……………………………………………………………………………………

2-1

第２節

基本調査

……………………………………………………………………………………

2-1

第３節

給水方式の決定第４節

水道メーターの口径の決定第５節……………………………………………………………………………

2-3………………………………………………………………

2-6

計画使用水量の決定………………………………………………………………………

2-11

第６節

給水管の口径の決定………………………………………………………………………

2-14

第７節

図面作成

……………………………………………………………………………………

2-21

第３章

給水装置の使用材料

第１節

水道メーターまでの使用材料……………………………………………………………

3-1

第２節

水道メーター下流側の使用材料…………………………………………………………

3-4

第４章

給水装置の施工

第１節

給水管の分岐（配水管等の分岐から宅地内の最初に設ける止水栓まで）

…………

4-1

第２節

給水管の埋設深さ及び占用位置…………………………………………………………

4-10

第３節

仕切弁及び止水栓…………………………………………………………………………

4-11

1

仕切弁、スルース弁及び止水栓の位置（道路内の仕切弁及び止水栓も含む。） ………

4-11

2

宅地内に設置する仕切弁、スルース弁及び止水栓等の位置（第１バルブ、メーター周りの伸縮止水栓など除く。
）

3………………………………………………………………

仕切弁、スルース弁及び止水栓の設置方法………………………………………………

4-13
4-13

第４節

水道メーター………………………………………………………………………………

4-17

1

水道メーターの設置条件……………………………………………………………………

4-17

2

水道メーターの施工基準……………………………………………………………………

4-17

3

水道メーターの保護…………………………………………………………………………

4-18

4

既設水道メーターの減径……………………………………………………………………

4-18

第５節

給水幹線

……………………………………………………………………………………

4-23

第６節

土木工事等

…………………………………………………………………………………

4-25

1

掘削工

…………………………………………………………………………………………

4-25

2

埋戻工

…………………………………………………………………………………………

4-26

3

残土処理

………………………………………………………………………………………

4-27

4

復旧工

…………………………………………………………………………………………

4-27

5

現場管理

………………………………………………………………………………………

4-28

第７節

撤去工事

……………………………………………………………………………………

4-28

第８節

断水要領

……………………………………………………………………………………

4-29

第９節

給水装置及び受水槽以下の装置の修繕

第５章…………………………………………………

4-31…………………………………………………………………………………………

5-1

配管工事

第１節

配管

第２節

管の切断

……………………………………………………………………………………

5-3

第３節

管の接合

……………………………………………………………………………………

5-5

第６章

水の安全・衛生対策

第１節

汚染防止

……………………………………………………………………………………

6-1

第２節

破壊防止

……………………………………………………………………………………

6-2

第３節

浸食防止

……………………………………………………………………………………

6-3

第４節

逆流防止

……………………………………………………………………………………

6-6

第５節

凍結防止

……………………………………………………………………………………

6-12

第６節

クロスコネクション防止第７章…………………………………………………………………

6-15

給水装置の工事検査

第１節

工事検査

……………………………………………………………………………………

7-1

第２節

瑕疵責任

……………………………………………………………………………………

7-2

第３節

提出書類

……………………………………………………………………………………

7-2

第８章

中高層建物直結給水施工基準

第１節

目的 …………………………………………………………………………………………

8-1

第２節

用語の定義 …………………………………………………………………………………

8-1

第３節

適用要件 ……………………………………………………………………………………

8-2

1

対象区域 ………………………………………………………………………………………

8-2

2

対象建物 ………………………………………………………………………………………

8-2

3

分岐可能な配水管口径 ………………………………………………………………………

8-3

4

分岐引込管口径 ………………………………………………………………………………

8-3

第４節

給水方式の併用 ……………………………………………………………………………

8-4

第５節

事前協議 ……………………………………………………………………………………

8-4

第６節

設計水圧 ……………………………………………………………………………………

8-5

第７節

同時使用水量 ………………………………………………………………………………

8-5

第８節

設計流速 ……………………………………………………………………………………

8-6

第９節

水道メーターの口径の決定 ………………………………………………………………

8-6

第１０節

水理計算方法 ……………………………………………………………………………

8-7

第１１節

直結給水用増圧装置 ……………………………………………………………………

8-9

第１２節

逆流防止装置 ……………………………………………………………………………

8-10

第１３節

水道メーター ……………………………………………………………………………

8-11

第１４節

非常用直結給水栓 ………………………………………………………………………

8-12

第１５節

その他の給水装置 ………………………………………………………………………

8-12

第１６節

給水方式 …………………………………………………………………………………

8-13

第１７節

一括メーター方式への切替え …………………………………………………………

8-16

第１８節

高置水槽補給装置 ………………………………………………………………………

8-17

第１９節

切替えに当たっての注意事項 …………………………………………………………

8-17

第２０節

工事検査 …………………………………………………………………………………

8-19

第２１節

維持管理 …………………………………………………………………………………

8-19

第９章

受水槽以下の装置の基準

第１節

目的 …………………………………………………………………………………………

9-1

第２節

協議書 ………………………………………………………………………………………

9-1

第３節

設計及び施工 ………………………………………………………………………………

9-2

第４節

受水槽への給水 ……………………………………………………………………………

9-6

第５節

非常用直結給水栓 …………………………………………………………………………

9-7

第６節

危険防止 ……………………………………………………………………………………

9-8

第７節

受水槽以下の装置の維持管理 ……………………………………………………………

9-9

第１０章

受水槽以下の装置に設置する各戸メーター

第１節

目的

………………………………………………………………………………………… 10-1

第２節

各戸メーターの設置基準

第３節

請書の提出

第１１章

併用方式

………………………………………………………………… 10-1………………………………………………………………………………… 10-5

第１節

併用方式の基準

第２節

併用方式の事前協議及び申込手続き

第３節

併用方式の設計及び施工

第１２章
第１節

第１３章

…………………………………………………………………………… 11-1…………………………………………………… 11-1………………………………………………………………… 11-2

自家用給水設備
自家用給水設備切替……………………………………………………………………… 12-1

給水装置の工事の事務手続き

第１節

給水装置の工事の種別…………………………………………………………………… 13-1

第２節

給水装置の工事の申込手続き……………………………………………………………… 13-2

第３節

施設整備納付金第４節

設計審査及び工事検査手数料

第５節

特栓

第６節

工事しゅん工届

第７節

給水装置の工事の申込みの取消し・変更…………………………………………………………………………… 13-4…………………………………………………………… 13-6………………………………………………………………………………………… 13-6…………………………………………………………………………… 13-7……………………………………………… 13-7

給水装置工事の依頼からしゅん工までの手順（フロー図）…………………………… 13-8

第１４章

スプリンクラーの設置

第１節

特定施設水道連結型スプリンクラー設備の設置基準…………………………………… 14-1

第２節

設計に当たっての遵守事項………………………………………………………………… 14-2

第３節

施工上の留意事項…………………………………………………………………………… 14-3

第４節

その他の留意事項…………………………………………………………………………… 14-4

附則……………………………………………………………………………………………………

要

綱

様

1

式

要綱様式第 1-1 号 ～ 1-4 号

給水装置工事設計協議書 ………………………………………

要綱様式第 2 号

給水装置工事しゅん工検査合格証明書下付願要綱様式第 3 号

1……………………………

5

給水装置工事しゅん工検査合格証明書……………………………………

6

要綱様式第 4 号

給水装置工事申込みの取消・変更願………………………………………

7

要綱様式第 5 号

承諾書（土地使用承諾について）…………………………………………

8

要綱様式第 6 号

誓約書（受水槽以下の維持管理について）

要綱様式第 7 号

誓約書（栓数オーバーによる水圧水量不足について）

要綱様式第 8 号

請書

要綱様式第 10 号

給水幹線水理計算書…………………………………………………………

12

要綱様式第 11 号

誓約書（既設メーターの減・復径届）………………………………………

14

要綱様式第 12 号

誓約書（水道メーター位置について）………………………………………

15

要綱様式第 13 号

誓約書（所有者所在不明の給水装置からの支管引用について）…………

16

要綱様式第 14 号

誓約書（１栓のみの工事申込みについて）…………………………………

17

要綱様式第 15 号

誓約書（受水槽給水方式廃止について）……………………………………

18

要綱様式第 16 号

誓約書（支管引用に伴う既設給水管の水圧水量不足について）…………

19

要綱様式第 17 号

承諾書（私設消火栓の維持管理について）…………………………………

20

要綱様式第 18 号

直結給水事前協議申請書……………………………………………………

21

要綱様式第 19 号

直結給水事前協議回答書……………………………………………………

22

参考

9

…………………

10……………………………………………………………………………

11

要綱様式第 20-1 号 ～ 20-7 号
要綱様式第 21 号………………………………

承諾書

給水設計協議確認書………………………………………

23…………………………………………………………………………

30〔直結給水用増圧装置･減圧式逆流防止器〕チェックリスト……………………

31

要綱様式第 22 号

誓約書（井戸配管の切替えについて）………………………………………

32

要綱様式第 23 号

誓約書（受水槽方式から直結増圧方式に改造）……………………………

33

要綱様式第 24 号

誓約書（水道直結式スプリンクラー設備に関する確認について）………

34

第１章

総

則

第１節

目的

【基準事項】
給水装置等の設計施工事務取扱要綱（以下「要綱」という。）は、水道法、宇部市水道条例等に規定する給水装置及び受水槽以下の給水設備（以下「受水槽以下の装置」という。）の工事の設計・施行・検査・保守管理基準及び給水装置の工事の事務手続きについて必要事項を定め、適正な運用を確保することを目的とする。

この要綱に関する主な関連法令は次のとおりである。
1

水道法（昭和３２年法律第１７７号）

2

水道法施行令（昭和３２年政令第３６６号。以下「政令」という。）

3

水道法施行規則（昭和３２年厚生省令第４５号。以下「施行規則」という。）

4

給水装置の構造及び材質の基準に関する省令（平成９年厚生省令第１４号。以下「省令」という。）

5

宇部市水道条例（昭和３５年宇部市条例第３６号。以下「条例」という。）

6

宇部市水道条例施行規程（令和４年宇部市水道事業管理規程第４６号。以下「施行規程」という。）

7

給水装置の構造、材質、工事の施行等に関する規程（令和４年宇部市水道事業管理規程第４８号。
以下「構造材質規程」という。
）

8

宇部市水道局指定給水装置工事事業者に関する規程（令和４年宇部市水道事業管理規程第４９号。
以下「指定工事業者規程」という。
）

9

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）

10

建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和４５年法律第２０号。以下「ビル管理法」
という。）

11

道路法施行令（昭和２７年政令第４７９号）

12

その他

1－1

第２節

給水装置の工事等の施行と給水義務【基準事項】
1

水道事業者は、事業計画に定める給水区域内の需要者から給水契約の申し込みを受けたときは、
正当な理由がなければ、これを拒んではならない。（水道法第１５条第１項）

2

給水装置の新設、改造又は撤去（以下「給水装置の工事」という。）をしようとする者は、宇部市水道事業管理者（以下「管理者」という。）の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込
み、その承認を受けなければならない。（条例第５条第１項及び施行規程第３条関係）

3

指定給水装置工事事業者が給水装置の工事の設計及び施行を行うときは、あらかじめ管理者の設計審査を受け、かつ、工事の完了後に管理者の工事検査を受けなければならない。
（条例第７条第２項）

1

管理者は、事業計画に定める給水区域内において給水装置の工事の申込みを受けたときは、これを拒んではならない。
ただし、次に掲げる正当な理由がある場合は、管理者は給水の申込みを拒否することができる。

(1)

給水区域外からの申込みの場合(2)配水管が、事業計画上未設の場合(3)

正当な企業努力にもかかわらず給水量が著しく不足している場合(4)

特殊な地形等のため技術的に給水が著しく困難な場合(5)

政令第５条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない場合

2

給水装置の工事をしようとする者（以下「申込者」という。）は、あらかじめ指定給水装置工事事業者（以下「指定工事業者」という。
）に工事を委託し、これを受けた指定工事業者は、管理者に給水装置の工事（受水槽以下の装置の工事にあっては、指導立会を含む。）を申し込み、承認を受けた後、施行しなければならない。

3

給水装置の工事の承認は、当該給水装置の設計が、政令第５条及び構造材質規程等の定めに適合していることの確認並びに当該給水装置により給水することを管理者が承諾することである。
したがって、指定工事業者は、設計審査から工事検査まで、適正な経過手続きにより当該工事を完結しなければならない。

1－2

第３節

給水装置の工事の基本項目【基準事項】
1

給水装置の工事に使用する材料は、政令第５条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しているものでなければならない。（構造材質規程第３条第１項）

2

配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーター（以下「メーター」という。）
までの工事に用いようとする給水管及び分水栓、仕切弁、止水栓並びにボックス等の付属設備については、管理者が指定する材料を使用しなければならない。（構造材質規程第３条第２項）

3

給水装置の工事に要する費用は、当該給水装置の工事の申込者の負担とする。（条例第６条）

4

水道の使用者若しくは管理人又は給水装置の所有者（以下「水道使用者等」という。）は、善良な管理者の注意をもって水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。（条例第２３条第１項）

5

管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が管理者又は指定給水装置工事業者の施行した給水装置の工事に係るものでないときは、当該者の給水の申込みを拒み、又は当該者に対する給水を停止することができる。（条例第３４条第２項）

1

給水装置材料は、政令第５条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しているもののう
ちから、布設場所、使用箇所、施行方法及び維持管理等を考慮し、最も適正な材料を選定する。
また、給水装置は、水道使用者等が必要とする水量を安定して、かつ、安全な水を供給するために適正な口径の給水管と使用目的に適した給水器具とが合理的に組み合わされるとともに、給水装置全体が整合の取れたシステムとなるよう留意する必要がある。

2

配水管及び他の地下埋設物への損傷を防止するとともに、漏水時及び災害時等の緊急工事を円滑に実施するため、配水管等からの分岐及び分岐箇所からメーターまでの工事は、管理者が指定した材料及び定められた工法により適正に施行しなければならない。

3

給水装置を新設、増設、変更又は撤去する工事に係る費用は、申込者の負担としている。このことから、給水装置は個人財産であり、日常の維持管理は申込者等が行わなければならない。

4

不法な給水装置の工事の施行及びその使用にあっては、条例等の規定により罰則の適用を受ける。
また、管理者は、故意・過失を問わず、汚水等が配水管に逆流するおそれがあること、又は給水装置材料が水道水の水質に影響を及ぼすおそれがあることなど、安全が保証され難いと認められるときは、当該工事の承認を取り消し、又は給水を停止する。

1－3

第４節

指定給水装置工事事業者制度【基準事項】
水道事業者は、当該水道によって水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が政令で定める基準に適合することを確保するため、当該水道事業者の給水区域において給水装置工事を適正に施行することができると認められる者の指定をすることができる。（水道法第１６条の２第１項）

1

指定工事業者の位置づけ(1)

指定工事業者制度は、給水装置の構造及び材質が、政令第５条に定める基準に適合することを確保するため、管理者が給水区域内において、給水装置の工事を適正に施行することができると認められる者を指定する制度である。

(2)

指定工事業者が行う給水装置の工事は、技術力を確保するため、給水装置工事主任技術者（以下「主任技術者」という。
）のもとで行う。

2

指定工事業者の責務
指定工事業者は、水道法及び施行規則等に定められた事業の運営に関する基準を遵守する義務を負うとともに、それに違反した場合は、指定の取消し又は停止の処分を受けることがある。

(1)

事業所で選任した主任技術者のうちから、給水装置の工事ごとに主任技術者を指名し、その者に施行した工事の①工事申込者の氏名又は名称②工事場所③施行完了年月日④主任技術者の氏名⑤完成配管図面⑥工事に使用した給水管及び給水用具の名称並びに政令第５条に定める基準に適合していることの確認方法の記録を作成させ、３年間保存すること。

(2)

配水管等の分岐及び分岐箇所からメーターまでの工事を施行する場合は、管理者の承認を受けた工法、工期、その他の工事上の条件に適合すること並びに配水管及び他の埋設物に変形、破損等を生じさせることがないよう、適切に作業を行うことができる技能を有する者に従事させること。

(3)

主任技術者及び給水装置の工事に従事する者の技術の向上のために、研修の機会を確保するよ
う努めること。

(4)

政令第５条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合した給水装置の工事を施行すること。

(5)

給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適した機械器具を使用すること。

(6)

管理者が行う工事検査に、工事を施行した事業所に係る主任技術者を立会させること。

(7)

工事を施行した指定工事業者は、管理者から、工事に関する必要な報告又は資料の提出を求められたときは、これに応じること。

1－4

3

維持管理
指定工事業者は、軽微な変更を除く給水装置の工事を施行することができる唯一の者であること
及びその工事が公共の福祉に密接な関係があることを自覚し、給水装置の破裂、損傷の修理等については責任を持って対処すること。

第５節

主任技術者の責務【基準事項】
主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
1

給水装置の工事に関する技術上の管理

2

給水装置の工事に従事する者の技術上の指導監督

3

給水装置の工事に係る給水装置の構造及び材質が水道法第１６条の規定に基づく政令で定める基準に適合していることの確認

41

その他厚生労働省令で定める職務（水道法第２５条の４第３項）

主任技術者の役割(1)

主任技術者は、指定工事業者から事業所ごとに選任され、給水装置の工事ごとに指名されて、調査、計画、施工、検査について給水装置の工事業務の技術上の管理を行うとともに、従事する者の指導監督を行わなければならない。

(2)

給水装置の工事は、人の健康や安全に直結した水道水を供給するための工事であり、給水装置の構造及び材質の基準や給水装置の工事技術の専門的な知識を熟知した主任技術者が施行しなけ
ればならない。
また、給水装置の構造及び材質の基準に適合しないものを使用したり、工事の施行が不良であれば、水道水が汚染され、又は配水管へ汚水が流入するおそれがあり、当該給水装置の水道使用者等のみならずその他の使用者に大きな被害が生じるため、衛生上十分な注意をもって施行する必要がある。

2

主任技術者の職務

(1)

調査段階
ア

給水装置の工事現場について十分な事前調査を行い、現場に応じた施工計画を策定し、工事の難度にあわせて熟練した配管工などを配置・指導し、工程管理、品質管理、安全管理を確実に行うこと。

1－5

イ

給水装置の工事の申込み等の事務手続きは、要綱等を遵守するとともに、道路下の工事については、道路管理者及び警察署等の指示を受けること。

(2)

計画段階
ア

給水装置の工事に使用する給水管及び給水器具の選定に当たっては、給水装置の構造及び材質の基準に適合するものから、現場の状況に合ったものを使用すること。
ただし、配水管の分岐及び分岐箇所からメーターまでの工事については、管理者の指定する材料を使用すること。
なお、申込者等から基準に適合しない給水用具等の使用を指示された場合は、使用できない
理由を説明し、基準に適合するものを使用すること。

イ

給水装置に使用する給水管や給水器具は、設置方法及び現場の条件によって、汚水の吸引や逆流、外部の圧力による破損、酸・アルカリ等による侵食や電食、凍結などを生じるおそれがあることから、給水装置の構造及び材質の基準に定められた給水システムの基準を満足する工法を選定すること。

ウ

地中や壁中に埋設する給水管及び止水栓等は、工事施行後の不良箇所の発見及び修繕を行う
ことが困難なことから、現場の状況に応じ、設置箇所や設置方法を考慮し選定すること。

エ

給水装置の工事には、管の切断・接合、給水用具の取付け等の工種があり、また、使用材料
も金属製や樹脂製のもの、さらに、その種類によってさまざまな施工方法がある。このため、工種や使用材料に応じた適正な機械器具が使用できるように手配を行うこと。

オ

給水装置の工事を期間内に確実に行うため、施工前に詳細な施工計画、施工図面を作成し、配管工などに周知徹底しておくこと。また、建築業者等と工程について調整しておくこと。

(3)

施工段階
ア

給水装置の工事には、熟練した技術力を必要とする工種があることから、配管工などの配置計画を立てるとともに、役割分担と責任範囲を明確にし、給水装置の構造及び材質の基準に適合した工事が行われるよう指導監督を行うこと。

イ

配水管等の分岐及び分岐箇所からメーターまでの配管工事について、適正に工事が行われない場合には、配水管の損傷、汚水の流入による水質汚染事故及び道路の陥没事故を生じるおそれがあるため、十分な知識と技能を有する者に工事を行わせること。
なお、施行に際しあらかじめ、技能を有する者が施行することを管理者に示すこと。

ウ

調査段階、計画段階で得た情報や、関係者と調整して得た結果に基づき、最適な工程を策定
しそれを管理すること。

エ

給水装置に使用する給水管及び給水用具等は、工事の発注者に対し、あらかじめ契約書などを定めておき、工程ごとに、自ら又は配管工などに指示することにより、品質確認を行うこと。

1－6

オ

配管工事の施行に当たっては、給水管の端から土砂や汚水の流れ込みを防止するよう努めることとし、接合部から接着剤又はシール剤が内部に入らないようにすることなど、水の汚染や漏水が生じることがないように工事の品質管理を行うこと。

カ

配管工などの事故や災害を防止するため、工種ごとに安全を確保すること。また、道路部分の工事においては、通行者等の安全に万全を期すこと。

キ

給水装置の工事の施行に当たっては、配管工などの健康状態にも注意し、水道水を汚染しないようにすること。

(4)

検査段階
工事検査前に自ら又は信頼できる配管工などに指示することにより行う自主検査は、水道水を利用者に提供するための最終的な工事品質確認であるため、給水装置の構造及び材質の基準に適合していることを確認すること。
なお、管理者が行う工事検査において、当該工事に係る資料の提出及び立会いを求められたときは、これに応じること。

第６節

給水装置の基準適合制度【基準事項】
水道事業者は、当該水道によって水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準に適合していないときは、供給規程の定めるところにより、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。
（水道法第１６条）

1

制度の概要
規制緩和の一環として、政令の改正、省令の制定により、給水装置の構造及び材質の基準が明

確化・性能基準化され、給水装置の基準適合制度が新たに定められた。
この制度の考え方は、①給水装置の構造及び材質の基準の明確化・性能基準化②基準適合性の証明方法③基準適合情報の普及の３つの柱から成っている。
この制度の仕組みは、性能基準化された基準に適合するよう製品の製造が行われるとともに、それを用いた給水装置の工事が実施され、最終的に管理者による検査を経て、消費者（水の利用者）が給水装置として使用するというものである。
また、この制度では、製造・販売業者が、自己認証又は第三者認証により基準適合性を証明し、さらに、基準適合品を使用して施行する義務が生じる指定工事業者を通じて消費者や管理者にそ

1－7

の情報を提供することが前提となる。
2

給水装置の構造及び材質の基準省令として定めた基準は、次の表に示すとおり７つの項目について、満たすべき性能基準を定量的に明確化したものである。これらは、水道水の安全性等を確保するために、管理者が給水拒否等を行う際の判断基準として設定する必要のある最小限度の項目及び内容としたものである。

給水装置の構造及び材質の基準の概要
判断基準

給水管及び給水用具の性能基準

給水装置システムの基準耐圧に関する基準

給水管及び給水用具に、高水圧給水管や継手の構造及び材質に応(省令第１条関係)(1.75 MPa、１分間)を加えたときじた適切な接合が行われているこ

水漏れ、変形、破損その他異常がと。

認められないこと。
浸出等に関する基

給水管や水栓等からの金属等の浸水が停滞しない構造となっている

準（省令第２条

出が一定値以下であること（例：

こと。

関係）

給水管から鉄の浸出：0.3 ㎎ 
以下であること。）

水撃限界に関する

水栓等の急閉止により、1.5 MPa

水撃圧を緩和する器具を設置する基準（省令第３条を超える著しい水撃圧が発生しな

こと。

関係）

いこと。

防食に関する基準

酸、アルカリ、漏えい電流により(省令第４条関係)

侵食されない材質となっていること、又は防食材や絶縁材で被覆すること。

逆流防止に関する逆止弁等は、低水圧（3 Kpa、１分 給水する箇所には逆止弁等を設置基準（省令第５条） 間)にも高水圧（1.5 MPa、１分間するか、又は水受け部との間に一)時にも水の逆流を防止できること

定の空間を確保すること。

耐寒に関する基準

低温（ -20℃）に曝露された後で断熱材で被覆すること。

(省令第６条関係)

も、当初の性能が維持されていること。

耐久に関する基準

弁類は、１０万回繰り返し作動し(省令第７条関係)た後でも、当初の性能が維持されていること。

1－8

3基準適合性の証明方法
給水管及び給水用具の基準適合性の証明方法は、日本工業規格（ＪＩＳ規格）、日本水道協会規格（ＪＷＷＡ規格）等に基づき製造され、その検査合格品証等のある製品以外については、製造業者、販売業者自らが基準の適合性を証明する「自己認証」と、製造業者等の希望に応じて中立的な第三者認証機関が基準の適合性を証明し、当該機関の認証品マークを製品等に表示することを認める「第三者認証」がある。

（参考）

給水装置の基準適合制度を円滑に実施するための仕組み

国（厚生労働省）

構造・材質基準の明確化、性能基準化≪ 基 準 適 合 性 の 判 断 が 容 易 か つ 一 律 ≫(選択性の向上)
消

費

給

者

検

基準に適合した
工事の実施

水
の
申
込
み

（自己認証又は第三者認証）
基準適合品の販売

査
基準不適合
ならば
給水拒否

工事
依頼

製

造

業

者

基
準
適
合
品
の
販
売

指定
水 道 事 業 者

指定給水装置工事事業者
基準不適合ならば
指定の取消

1－9

（基準適合品使用義務）

第 2章

給水装置の基本計画

第１節

基本計画

【基準事項】
給水装置等の基本計画は、基本調査、給水方式の決定、メーター口径の決定、計画使用水量の決定、給水管の口径の決定等からなっており、給水装置にとって最も基本的な事項を決定するもので、極めて重要であり、次に掲げることに留意して行うものとする。
1

申込者が必要とする水圧及び計画使用水量の供給が、安全かつ合理的に維持されること。

2

供給される水の水質が汚染されないこと。

3

給水装置の使用に便利で、維持管理が容易で経済的であること。

第２節

基本調査

【基準事項】
1

給水装置の工事の依頼を受けた場合は、現場の状況を把握するために必要な調査を行うこと。

2

基本調査は、計画、施工の基礎となる重要な作業であり、調査の良否は計画の策定、施工、さらには給水装置の機能にも影響するので、入念に行うこと。

基本調査は、事前調査と現場調査に区分され、その内容によって「申込者に確認するもの」、「管理者に確認するもの」、「現地調査により確認するもの」等がある。標準的な調査項目、調査内容等を次に掲げる。

2－1

調査項目と調査内容
調査（確認）方法
No

調査項目

1 工事場所調査

内容

申込者 管理者

現 地 その他

町名、丁目、地番又は住居表示番号
道路及び隣接宅地との境界、方位○○

地盤高さ、配水管布設道路からの高低差
2 既設給水装置の有無

所有者、布設年、引込管（単独・幹線）
口径、管種、布設位置、給水用具

○

○

○

メーター、使用水量、給水装置番号
3 計画使用水量

使用目的（事業、住居）
、使用人員

○

○

○

○

延床面積、取付栓数
4 屋外・屋内配管

給水管の位置、メーター、止水栓（仕切弁）の位置、給水栓の位置（種類と個数）、給水用具の位置

5 配水管の布設
状況
6 道路の状況

口径、管種、布設位置、仕切弁、消火栓○○の位置、配水管の水圧種別（公道、私道等）、幅員○

舗装種別、掘削規制期間の有無
7 各種埋設物の有無
8 現地の施工環境
9 既設給水管か施工時間（昼・夜）、関連工事（下水道、○ガス、電気、電話等）

埋設物
管理者

所有者、給水戸数、布設年月、口径関連

同意承諾の取埋設物
管理者

合11 工事に関する○

口径、管種、布設位置

管種、布設位置、水圧、既設建物との

場合

管理者

種類（下水道、ガス、電気、電話等）

ら分岐する場

10 受水槽方式の

道 路

受水槽以下の装置の構造及び位置、計量

○

○

○

○

○

方式（一括メーター・各戸メーター）
支管分岐の同意、土地使用の同意
その他利害関係人の承諾

○

利 害
関係者

建築確認通知（給水高さの確認等）

○

建築業者

得確認
12 建築確認2－2

第３節

給水方式の決定【基準事項】
1

給水方式は、直結方式、受水槽方式及び併用方式とする。
（構造材質規程第１２条第１項）

2

給水方式は、給水装置ごとに使用水量、水の使用箇所、水圧等を勘案し管理者が定める。

（構造材質規程第１２条第２項）
3

一時に多量の水を使用する箇所その他管理者が必要があると認めた箇所には、受水槽以下の装置を設置しなければならない。
（構造材質規程第２５条第１項）

給水方式には、直結方式、受水槽方式及び併用方式があり、その方法は最高給水栓の高さ、計画使用水量、使用用途及び維持管理面を考慮し決定すること。
なお、この節において、地階とは、地盤下に床があり、天井高の３分の１以上が埋まった構造のものをいう。
1 直結方式（配水管の水圧を利用して給水栓まで直接給水する方式）
直結方式には、直結直圧方式と直結増圧方式とがある。直結直圧方式とは、配水管の水圧のみを利用して給水栓まで直接給水する方式をいい、直結増圧方式とは、給水管の配管途中に設置した直結給水用
増圧装置（以下「増圧装置」という。
）により配水管の水圧だけでは届かない高い箇所の給水栓まで直接給水する方式をいう。
(1) 直結直圧方式は、原則として階数（各階の階高は３ｍを基準とし、地階を除く。以下同じ。
）が３までの建築物（最高位の水栓までの高さが７.５ｍ以下のもの。
）への給水で、配水管の水圧、水量等の給水能力に支障がな
く、将来とも、正常に給水できる場合に適用する。
なお、階数及び水栓の高さの決定に当たっては、分岐する配水管の布設地盤を基準とする。
(2) 団地、傾斜地域等の給水装置で、水栓の高さが基準の高さを超える場にあっては、水理計算に基づく協議の

2－3

うえ、通常の給水に支障がないと管理者が直結直圧方式の一例

認め、かつ、「水圧低下、出水不良について」の誓約書を提出したときに限り、直結方式とすることができる。
(3) 直結増圧方式及び４・５階への直接直圧方式による給水は、第８章に定める「中高層建物直結給水施工基準」を適用し、その基準に適合する場合に限り、直結方式とすることができる。
2 受水槽方式（配水管から一旦受水槽に受け、この受水槽から給水する方式〔第９章及び第１０章参照〕）
受水槽方式は、配水管の水圧が変動しても給水圧、給水量を一定に確保できること、一時に多量の水使用が可能であること、断水時や災害時にも給水が確保できる等の利点がある。

高置水槽方式の一例

なお、建築物には、停電時及び揚水ポンプの故障時にも給水を確保するため、各階建物の入口に直結給水栓を設置するものとする。
次に掲げる場合は、受水槽方式により給水する。
(1) 階数が４以上の建築物へ給水するとき。
なお、第８章に定める「中高層建物直結
給水施工基準」に適合している場合は、直結方式とすることができる。
(2) 高台等で、水圧が不十分で所要の水圧が得られない箇所へ給水するとき。
(3) 一時に多量の水を必要とし、付近の給水に支障を及ぼすおそれのある箇所へ給水するとき。
なお、プールの場合にあっては、一時的ポンプ直送方式の一例

2－4

に多量の水を給水することによる濁り水、水圧低下を防ぐため、宇部市水道局（以下「水道局」という。
）へ連絡のうえ夜間に充水（補水を除く。
）する旨の誓約書を提出したときに限り直結方式とする
ことができる。
(4) 病院、工場、デパートなど、配水管の断水、減圧時に、水道使用者が業務又は営業等に支障をきた
すおそれがあり、断水作業の実施が困難な箇所へ給水するとき。
(5) 配水管の水圧変動にかかわらず、常時一定の水量、水圧を必要とするとき。
(6) 有毒薬品を使用するクリーニング工場、メッキ工場など、逆流によって配水管の水を汚染するおそれのある箇所へ給水するとき。
(7) 水道に直結できない機器を設置するとき。
(8) 水圧が高いため、給水装置に支障をきたすおそれのある箇所へ給水するとき。
(9) その他管理者が必要と認めるとき。
3 併用方式（一つの建築物で直結方式、受水槽方式の両方の給水方式を併用して給水する方式〔第１１章参照〕）
併用方式により給水する場合、直結給水部分については直結方式、受水槽給水部分については受水槽方式の基準に準ずるものとする。

併用方式配管形態標準図（直結直圧方式と受水槽方式との併用の例）

各戸メーター方式の場合

一括メーター方式の場合

2－5

第４節

水道メーターの口径の決定【基準事項】
1

メーター口径の決定は、原則としてメーター適用基準表による。

2

直結方式で給水する場合のメーター口径は、器具給水負荷単位による方式で決定する。

3

受水槽方式（一括メーター方式）で給水する場合のメーター口径は、使用水量による方法で決定する。

1 メーター口径の決定は、計画使用水量、給水方式等の使用実態に適したメーターを使用する必要があるので、原則としてメーター適用基準表によるものとし、その選定に当たっては、次に掲げる事項を考慮すること。
(1) 使用する給水栓の最小標準流量（７０ ℓ /時以下の器具は、原則として使用しない。
）(2) 瞬時、１時間、１日及び１月当たりの各最大流量(3) １日平均使用水量及び１日平均使用時間
メーター適用基準表
型
式
及び口径
（㎜）

適正使用
流量範囲
(㎥/h)

一時的使用の許容流量(㎥/h)

一日当たりの使用量(㎥/d)
1 日使用時間の合計が10 時間のとき

1 日 24 時間
使用のとき

1 ヶ月
当たりの
使用量
（㎥/月）

1 時間/日以内
使用の場合

10 分/日以内
使用の場合

1 日使用時間の合計が５時間のとき

1.5
2.5
4
6
6

2.5
4
6.3
10
10

4.5
7
11
18
18

7
12
18
30
30

12
20
30
50
50

170
260
420
420

9
30
47
74.5

16
50
78
125

28
87
138
218

44
140
218
345

80
250
390
620

700
2,600
4,100
6,600

接線流羽根車

13
20
25
30
40Ａ

0.1 ～ 1.0
0.2 ～ 1.6
0.23～ 2.5
0.4 ～ 4
0.5 ～ 4.0

100

たて型ウォルトマン

40Ｂ
50
75
100

0.4 ～6.5
1.25～ 17
2.5 ～ 27.5
4 ～ 44※ 接線流の呼び径 40Ａについては、定格最大流量 16ｍ3/h の性能が確保できないため、呼び径 30 と同じ 10ｍ3/hで表すこととなる。
メーターの選び方 2014～実務者のための解説書～（公社）日本水道協会

2 器具給水負荷単位によるメーター口径の決定(1) 一般住宅及びこれに準ずる小規模の直結給水（受水槽以下の装置における各戸メーターを含む。
）の場合は、次に掲げる器具給水負荷単位表から算出した合計単位数を基に、メーター口径選定曲線図により、メーター口径を決定するものとする。

2－6

器 具 給 水 負 荷 単 位 表
器 具 名
大便器
〃
給水管付大便器
簡易水洗大便器
小便器
〃
〃
洗面器
手洗器
事務所用流し
調理場流し
〃
台所流し
洗濯流し
〃
掃除流し
〃
洗髪流し
浴槽
〃
〃
〃
シャワー
浴室一式
〃
〃
湯沸器
〃
〃
〃
太陽熱温水器車庫・散水〃
つくばい･ししおどし
池ウォータークーラー
食器洗浄機
自動製氷機
浄水器
歯科ユニット
自動販売機
ミストサウナ

給 水 栓 等
洗浄弁
洗浄タンク･ボールタップ･併用洗浄（注３）
洗浄弁洗浄タンク･ボールタップ
洗浄弁
洗浄タンク･ボールタップ
小便水栓
給水栓･湯水混合水栓･シャワー
〃 ・
〃
〃 ・
〃
〃 ・
〃
〃 ・
〃
〃 ・
〃
〃 ・
〃
〃 ・
〃
〃 ・
〃
〃 ・
〃
給水栓･湯水混合水栓･シャワー
〃 ・
〃
〃 ・
〃
湯はり機能付湯沸器〃
浴槽･シャワー･洗水（大便器洗浄タンク含む）〃（〃）〃（大便器洗浄弁含む）
貯湯式（減圧弁口径 20mm）〃 （減圧弁口径 25mm）
瞬間式〃
ボールタップ
給水栓
〃
〃
〃

空冷式

口径
（mm）
25
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
20
13
13
20
13
20
13
13
20
13
20
13
13
20
25
13
20
13
20
13
13
20
13
13
13
13
13
13
13
13
13

器具給水負荷単位
専用住宅
その他
6
8
1
2
1
2
0.5
0.5
1.5
3
1
2
0.5
1
2
0.5
1
2
3
5
2
2
3
3
2
3
3
4
2
2
4
3
6
1
1
1
4
3
6
10
0.5
1
1
1.5
0.5
1
1
2
0.5
1.5
3
3
5
0.5
0.5
1.5
3
0.5
0.5
0
1.5
0
0.5
0
0.5
0.5
0
0

備 考

注１、注
２

注２

注４

注２

注５

注６

注７

注１：専用住宅においては、トイレを多数箇所設けた場合でも設置する器具の最大値とする。
注２：専用住宅以外の同一器具並列設置については、２個目から 1/2 加算とする。
注３：併用洗浄とは、タンク水と水道直結水の併用による洗浄方式を示す。
注４：２槽式で２栓並列設置するときは３とする。
注５：浴槽に直接給湯又は給水できる湯水混合水栓等が設置されている場合は、加算しない。
注６：単独給湯又は元止め式湯沸器のとき加算する。
注７：専用住宅においては、３栓まで１栓とみなし、以後１栓ごとに加算する。共同住宅及び店舗付住宅は、専用住宅とみなす。
その他とは業務用の用水型に適用する。用途が未定の場合は、用水型とみなす。
注８：個室のトイレ室内に専用の排水シンクがない清掃用の給水栓を設置する場合は加算しない。
注９：上記以外の器具および給水負荷単位が決められていない項目は、別途協議すること。

2－7

メーター口径選定曲線図(2) 大規模な直結給水の場合は、前号の器具給水負荷単位表により算出した合計単位数を基に、次に掲
げる同時使用水量図又は次の計算式で求めた水量が、メーター適用基準表に定める瞬時許容最大流量を超えない範囲で、メーター口径を決定するものとする。

同 時 使 用 水 量 図

Ｙ＝１０ (0.672641066 log X + 0.858837851)
Ｙ：同時使用水量 （ℓ /分）
Ｘ：器具給水負荷単位数
2－8

3 使用水量によるメーター口径の決定
受水槽方式（一括メーター方式）により給水する場合のメーター口径は、次に掲げるところにより算出した使用水量が、メーター適用基準表に定める各許容最大流量を超えない範囲で決定するものとする。
(1) 業種別等の１日当たりの使用水量
業種別の１日当たりの使用水量は、建物種類別単位給水量・使用時間・使用人員表により算出する。
(2) １か月又は１時間当たりの使用水量は、申込者の予定する使用方法、使用時間及び使用機器の使用水量等により算出する。
(3) その他
その他不特定要素により水量算定が困難な場合は、別途管理者と協議のうえ、メーター口径を決定する。
４ 水道直結式スプリンクラーを設置する場合
水道直結式スプリンクラーを設置する場合は、スプリンクラーヘッド各栓の放水量は、１５ℓ /分の放水量が必要であること。また、スプリンクラーヘッドは、最大４個が同時に開放する場合を想定して設計する。 この際、他の給水栓は閉栓した状態での使用を想定して、計算することができる。
また、スプリンクラー設備の工事又は整備は、消防法の規定により消防設備士の指導の下に行うものとし、必要に応じて、所轄消防署と打ち合わせを行うと共に、水理計算及び誓約書を提出すること。

2－9

建物種類別単位給水量・使用時間・使用人員表
単位給水量（１日当たり）

使用
時間
(h/d)

物

種

別

戸
集
独

建
合

住
住

宅
宅
寮

200～400 ℓ /人
200～350 ℓ /人
400～600 ℓ /人

10
15
10

居住者一人当たり
居住者一人当たり
居住者一人当たり0.16 人/㎡
0.16 人/㎡

官公庁・事務所

60～100 ℓ /人

9

在勤者一人当たり

0.2 人/㎡

男子 50 ℓ /人、女子 100 ℓ /人
社員食堂・テナント等は別途加算

場

60～100 ℓ /人

操業
時間
＋１

在勤者一人当たり座り作業
0.3 人/㎡
立ち作業
0.1 人/㎡

男子 50 ℓ /人、女子 100 ℓ /人
社員食堂・テナント等は別途加算

院

1,500～3,500 ℓ /床
30～ 60 ℓ /㎡

16

延べ面積１㎡当たり

ホ テ ル 全 体

500～6,000 ℓ /床

12

ホ テ ル 各 室 部

350～ 450 ℓ /床

12

保

養

所

500～ 800 ℓ /人

10

喫

茶

店

20～ 35 ℓ /客55～ 130 ℓ /店舗㎡

10

店舗面積に
は厨房面積
を含む

飲

食

店

55～ 130ℓ /客110～ 530ℓ /店舗㎡

10

同上

同上
定性的には、軽食・そば・和食・
洋食・中華の順に多い

堂

25～ 50 L/食
80～ 140 L/食堂㎡

10

同上

同上

給 食 セ ン タ ー

20～ 30 ℓ /食

10

デ
パ
ー
ト
スーパーマーケット

15～ 30 ℓ /㎡

10

延べ面積１㎡当たり

従業員分・空調用水を含む

小・中・
普 通 高 等 学 校

70～100 ℓ /人

9

(生徒＋職員）1 人当たり

教師・従業員を含む。プール用水（40～100 ℓ /人）は別途加算

大 学 講 義 等

2～ 4 ℓ /㎡

9

延べ面積１㎡当たり

実験・研究用水は別途加算

劇 場 ・ 映 画 館

25 ～ 40 ℓ /㎡
0.2 ～ 0.3 ℓ /人

14

延べ面積１㎡当たり
入場者一人当たり

従業員分・空調用水を含む

タ ー ミ ナ ル 駅

10 ℓ /1,000 人

16

乗降客 1,000 人当たり普3 ℓ /1,000 人

16

乗降客 1,000 人当たり

従業員分・多少のテナント分を含む

寺 院 ・ 教 会

10 ℓ /人2

参会者一人当たり

常住者・常勤者分は別途加算

図25 ℓ /人

6

閲覧者一人当たり

身

工

総

社

合

病

員

食

通

書

駅

館

注

記

有効面積当
たりの人員
など

建

備

考

施設内容などにより詳細に検討する
施設内容などにより詳細に検討す
る
各室部のみ

厨房で使用される水量のみ
便所洗浄水などは別途加算

同上

列車給水・洗車用水は別途加算

0.4 人/㎡

常勤者分は別途加算（空気調和・衛生工学便覧 給排水衛生設備編 2010 年版 P113 による。
）
注１）単位給水量は設計対象給水量であり、年間一日平均給水量ではない。
２）備考欄に特記のない限り、空調用水、冷凍機冷却水、実験・研究用水、プロセス用水、プール、サウナ用水等は別途加算する。
３）数多くの文献を参考にして表作成者の判断により作成。

2－10

第５節

計画使用水量の決定【基準事項】
1

計画使用水量は、給水管の口径、受水槽容量といった給水装置系統の主要諸元を計画する際の基礎となるものであり、建物の種別、用途、使用人数及び給水栓の数等を考慮したうえで決定すること。
2

同時使用水量の算定に当たっては、各種算定方法の特徴を踏まえ、使用実態に応じた方法を選択すること。

1 用語の定義(1) 計画使用水量とは、給水装置の工事の対象となる給水装置に給水される水量をいい、給水装置の給水管の口径の決定等の基礎となるものである。
(2) 同時使用水量とは、給水装置の工事の対象となる給水装置内に設置されている給水用具のうちから、いくつかの給水用具を同時に使用することによってその給水装置を流れる水量をいい、一般的に直結方式の計画使用水量は同時使用水量から求められる。
(3) 計画一日使用水量とは、一日当たりの計画使用水量をいい、受水槽の容量の決定等の基礎となるものである。
2 計画使用水量(1) 直結方式の計画使用水量（同時使用水量）直結方式の計画使用水量の算定に当たっては、次に掲げる方法の中から建物の使用実態に即した方法により行うものとする。
ア 優良住宅部品認定基準（ＢＬ認定基準）による方法。
集合住宅の場合に適用することができ、次に掲げる算定式により求める。
Ｑ＝４２Ｎ
Ｑ＝１９Ｎ

0.33

0.67

（10 戸未満の場合）（10 戸以上 600 戸未満の場合）

ここに、Ｑ：同時使用水量（ℓ /分）
Ｎ：戸数（１ルームマンション等については、１戸当たり 0.5 戸に換算できる。
）
イ 器具給水負荷単位による方法
器具給水負荷単位表により算出した合計単位数を基に、同時使用水量図等により求める。
（第４節第２項参照）
ウ 各戸水量と同時使用戸数率による方法
給水栓の標準使用水量と同時使用率を考慮した水量を各戸水量とし、その全体水量に同時使用戸数率を乗じて求める。
2－11

(ｱ) 給水栓標準使用水量
給水栓の口径による標準使用水量は、次に掲げるところによる。
給 水 栓 標 準 使 用 水 量
給水栓の口径（㎜）

１３

２０

２５

標準使用水量（ℓ /分）

１７

４０

６５

２０１２年版 水道施設設計指針 P702(ｲ) 同時使用率を考慮した給水栓数及び水量
１戸建てにおける複数の給水栓を有する給水装置の場合は、常に全部の給水栓が同時に使用されることはないものとし、次に掲げるところにより同時使用率を考慮して給水栓数及び水量を求めることとする。
同時使用率を考慮した給水用具数
総給水用具数

同時使用率を考慮した（個）

給水用具数 （個）

１

１

２～ ４

２

５～１０

３

１１～１５

４

１６～２０

５

２１～３０

６

２０１２年版 水道施設設計指針 P702
(ｳ) 同時使用率を考慮した水量
２戸以上の一般住宅に給水する給水幹線の場合には、次に掲げる同時使用率の式及び同時使用
水量・動水勾配表〔資料１〕により算出する。
0.7

Ｙ＝（戸数） × ３４ ℓ /分

Ｙ：同時使用量エ 器具別使用水量と同時使用水栓率による方法
各器具ごとに同時使用水栓数を求め、器具別使用水量を乗じて、その総和により求める。器具別
使用水量及びこれに対応する給水栓の口径は、次に掲げるところにより求める。
ただし、学校又は駅の手洗所のように、同時使用率の極めて高い給水栓を含む給水装置の場合には、手洗器、大便器等の用途ごとに、給水栓を求めて合算する。

2－12

種類別吐水量とこれに対応する給水用具の口径
用

途

使用水量

対応する給水（ℓ /min）

用具の口径（㎜）

備

考

台

所

流

し

12～ 40

13～20

洗

濯

流

し

12～ 40

13～20

器

8～ 15

13

浴 槽 （ 和 式 ）20～ 4013～20

浴 槽 （ 洋 式 ）30～ 60

20～25

シ

ー

8～ 15

13

小便器（洗浄水槽）

12～ 2013

1 回（4 ～ 6 秒）

小便器（洗浄弁）

15～ 3013の吐出量

大便器（洗浄水槽）

12～ 2013

2 ～ 3 ℓ

大便器（洗浄弁）

70～13025

１回（8 ～ 12 秒）

手

器

5～ 10

13

の吐出量

消火栓（小型）

130～260

40～50

散

水

15～ 40

13～20

洗

車

35～ 65

20～25

洗

面

ャ

ワ

洗

13.5 ～ 16.5 ℓ

業務用

２０１２年版 水道施設設計指針 P702
(2) 受水槽方式の計画使用水量

受水槽方式における受水槽への給水量は、受水槽の容量と使用水量の時間的変化を考慮して定める。
計画一日使用水量は、第４節第３項により算出する。

2－13

第６節

給水管の口径の決定【基準事項】
1

給水管の口径は、管理者が定める配水管の水圧において計画使用水量を供給できる大きさにすること。
2

水理計算に当たっては、計画使用水量等諸条件に基づき、損失水頭、給水管口径等を算出すること。

1 給水管の口径は、分岐しようとする給・配水管の年間最小動水圧時においても、計画使用水量を十分に供給できるもので、かつ経済性も考慮した合理的な大きさにすること。
2 給水管の口径は、水が停滞することで水質が悪化することを考慮し、当該給水装置の計画使用水量に対し、著しく過大であってはならない。
3 メーター下流側の給水管口径は、原則としてメーター口径とする。
4 給水管の流速は、２ｍ/秒以下を標準とする。
5 水理計算給水管の口径は、給水栓の立上り高さと計画使用水量に対する総損失水頭に安全性を考慮した残存水
頭（余裕水頭）を加えたものが、配水管の年間最小動水圧の水頭以下となるように計算によって定める。

動水勾配線図(1) 作動水圧
最低作動水圧を必要とする給水器具がある場合は、給水器具の取付部において次に掲げる給水器具の最低必要圧力を確保することが必要である。

2－14

給水器具の最低必要圧力
最 低 必 要 圧 力
器

具

名
MPa

{㎏ f/㎠}

一般水栓

0.03

{0.306}

湯水混合水栓0.05{0.510}

大便器洗浄弁

0.07{0.714}

大便器洗浄弁（低圧用）

0.04{0.408}

腰掛式ワンピース便器

0.07{0.714}

温水洗浄式便座

0.05{0.510}

シャワー：サーモスタット

0.07～0.12{0.714～1.22}

シャワー：シングルレバー

0.08{0.816}

シャワー：ミキシング

0.07～0.09{0.714～0.918}

シャワー：２バルブ

0.06～0.08{0.612～0.816}

一般水栓

0.05

{0.510}

湯水混合水栓0.07{0.714}シャワー（貯湯湯沸器）
（注２）

0.05

{0.510}0.03～0.05{0.306～0.510}

瞬間湯沸器（比例制御式）（注１）

定水位弁

山口県給水装置設計施工指針
最低必要圧力：器具を適切に作動させるために、必要な最低圧力のことで、器具直前での流水時の圧力をいう。
注１： 比例制御の一般型の場合である。湯沸器からの給湯配管は５ｍ以内、湯沸器下部からシャワーまでの高さは１.６ｍ以内とする。
注２： 貯湯式給湯方式の場合である。
(2) 給水管の摩擦損失水頭
給水管の損失水頭の計算に当たっては、次に掲げるところによる。
ア 口径５０㎜以下の管の計算は、次のウエストン（Weston）公式による。
（通常の計算に当たっては、次に掲げる流量曲線図を用いて計算してもよい。
）
ウエストン公式2

０.０１７３９ － ０.１０８７Ｄℓ
Ｖ
ｈ＝（０.０１２６ ＋ ──────────────── ）・──・──
√Ｖ
Ｄ
2g

2－15

ここに ｈ：管内の摩擦損失水頭（ｍ）ℓ ：管長（ｍ）

Ｖ：管内の平均流速（ｍ／秒）

Ｄ：管の実内径（ｍ）

2

ｇ：重力の加速度（9.8ｍ／ 秒 ）なお、流量曲線図において
PP：ポリエチレン管

流量曲線図

2－16

イ 口径７５㎜以上の管の計算は、次のヘーゼン・ウイリアムズ（Hazen･Williams）公式による。
（通常の計算に当たっては、次に掲げる流量曲線図を用いて計算してもよい。
）
0.63

0.54

2.63

0.54

Ｖ＝０.３５４６４・Ｃ・Ｄ

・Ｉ

Ｑ＝０.２７８５３・Ｃ・Ｄ

・Ｉ

-0.38

0.38

-1.85

-4.87

Ｄ＝１.６２５８・Ｃ
Ｉ＝１０.６６６・Ｃ・Ｑ-0.205

・Ｉ

1.85

・Ｄ

・Ｑ

-2.63

-0.54

Ｃ＝３.５９０３・Ｑ・Ｄ

・Ｉ

Ｑ＝ＶＡ
ここに Ｖ：管内の平均流速（ｍ／秒）

Ｉ：動水勾配 ｈ／ℓ （ｍＡｑ／ｍ）

Ｃ：流速係数（ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋳鉄管 C=110） Ｄ：管の実内径 （ｍ）
ｈ：長さℓ ｍに対する摩擦損失水頭（ｍ） Ａ：管の断面積 （㎡）１７
Ｑ：流量（㎥／秒）
流量曲線図

2－17

ウ 損失水頭の算定に当たっては、管路の摩擦損失水頭のほかに、管の断面積変化、弁栓類、メーター等の障害物の損失水頭を次に掲げる直管換算長表又は弁栓類、メーター等の損失水頭図を使用すること。

表―１ 器具類損失水頭の直管換算長
口径

13 ㎜

20 ㎜

25 ㎜

栓

1.5ｍ

2.0ｍ

3.0ｍ

栓 （甲）

3.0

8.0

メーター（接 線 流）

4.0

メーター（ 軸 流 ）

30 ㎜

40 ㎜

50 ㎜

10.0

20.0

25.0

30.0

7.0

11.0

15.0

26.0

35.0

－

－

－

－

20.0

30.0

エ ル ボ（ 90°）

0.6

1.0

1.3

1.8

2.2

2.2

チ ー ズ（ 直流 ）

0.2

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

玉

弁

4.5

6.0

7.5

10.5

13.5

16.5

ス ル － ス 弁

0.1

0.2

0.3

0.3

0.4

0.5

ボ ー ル タ ッ プ

4.0

8.0

11.0

13.0

20.0

26.0

給

3.0

8.0

8.0

－

－

－

1.2

1.6

2.0

2.5

3.1

4.0

分
止

水
水

型

水

栓

逆止弁（スイング弁）

山口県給水装置設計施工指針

表―２

器具類損失水頭の直管換算長

口径

75 ㎜

100 ㎜

150 ㎜

200 ㎜

250 ㎜

玉

形

弁

24.0ｍ

38.0ｍ

50.0ｍ

70.0

90.0

仕

切

弁

0.6

0.8

1.2

1.4

1.7

エ ル ボ ( 90°)

3.0

4.0

5.1

6.0

8.0

エ ル ボ ( 45°)

1.8

2.4

3.6

3.7

4.2

Ｔ 字 管 直 流

0.9

1.2

1.8

4.0

5.0

逆

弁

5.7

7.6

12.0

15.0

19.0

フート弁、アングル弁

12.0

17.0

24.0

33.0

43.0

メーター（接 線 流）

55.0

120.0

250.0

メーター（ 軸 流 ）

20.0

40.0

130.0

止

山口県給水装置設計施工指針

2－18

2－19

2－20

第７節

図面作成

【基準事項】
図面は給水装置計画の技術的表現であり、工事施行の際の基礎であるとともに、給水装置の適切な維持管理のための必須の資料であるので、明確かつ容易に理解できるものであること。

図面は、次に掲げる事項に留意して正確かつ簡潔、明瞭に作成すること。
1 標準表示線
給水装置の工事の配管図に使用する表示線は、次に掲げるところによる。
(1) 新設給水管（直結直圧） ………………… 赤色 実線(2) 新設給水管（直結増圧装置以降） ……… 赤色 破線(3) 新設給水管（受水槽以下） ……………… 赤色 一点鎖線
(4) 既設給水管（直結直圧） ………………… 青色 実線(5) 既設給水管（直結増圧装置以降） ……… 青色 破線(6) 既設給水管（受水槽以下） ……………… 青色 一点鎖線
(7) 既設井戸配管 ……………………………… 青色 鎖線(8) 撤去管 ……………………………………… 黒色 破線(9) 埋め置き管 ………………………………… 黒色 二重破線
(10) 配水管 ……………………………………… 緑色 実線
2 用 紙(1) 申込書に添付する配管図は、給水装置工事申込書兼設計書（配管図面用）を使用すること。
(2) 配管図面に記載不能な場合は、別紙を使用するものとし、その図面の大きさは、日本工業規格Ａ列とする。この場合にあっては、図面の余白部分に必要項目（給水装置番号、指定工事業者名）を必ず記入すること。
3 縮 尺(1) 平面配管図の縮尺は１００分の１又は２００分の１を標準とし、学校、工場等敷地の広い場合は、
屋外配管図と建物内配管図とに分けて(2) 記載し、屋外配管図の縮尺は５００分の１を標準とする。
(3) 給水幹線等の場合は、２００分の１、５００分の１又は１,０００分の１とする。
(4) 詳細図は、わかり易いよう当該建築物の規模に応じた縮尺を使用して作成する。
4 標準記号
給水装置の工事の配管図に使用する記号は、次に掲げるところによる。
2－21

給 水 装 置 工 事 設 計 図 標 準 記 号

2－22

管 種 の 表 示 記 号

管種

表 示 記 号

鋳鉄管（インロー継手）

ＣＩＰ－印

メカニカル鋳鉄管

ＣＩＰ－Ａ

鋳鉄管（継手不明）

ＣＩＰ－Ｚ

ダ
ク
タ
イ
ル
鋳
鉄
管

（Ａ形継手）

ＤＩＰ－Ａ（Ｔ形継手）

ＤＩＰ－Ｔ（Ｕ形継手）

ＤＩＰ－Ｕ（Ｋ形継手）

ＤＩＰ－Ｋ（ＮＳ形継手）ＤＩＰ－ＮＳ（ＧＸ形継手）ＤＩＰ－ＧＸ（ＳⅡ形継手）ＤＩＰ－ＳⅡ（Ｓ形継手）ＤＩＰ－Ｓ（ＫＦ形継手）ＤＩＰ－ＫＦ（ＵＦ形継手）ＤＩＰ－ＵＦ（継手不明）＊

ＤＩＰ－Ｚ

石綿セメント管

ＡＣＰ

スパイラル鋼管

ＳＰ

鋼管

ＧＰ

内面塩化ビニルライニング鋼管

ＳＧＰ－ＶＢ

内外面塩化ビニルライニング鋼管

ＳＧＰ－ＶＤ内外面ナイロンコート管

ＮＣＰ

硬質塩化
ビニル管

（ＴＳ継手）

ＶＰ（ゴムリング形）

ＶＰ－Ｒ

耐衝撃性
硬質塩化
ビニル管

（ＴＳ継手）

ＨＩＶＰ（ゴムリング形）

ＨＩＶＰ－Ｒ

水道配水用ポリエチレン管

ＨＰＰＥ

ポリエチレン管（２層管）

ＰＰ

ポリブデン管

ＰＢ

サイコラック管ＳＣ

ポリエチレン防食鋼帯外装管
不明

ＷＥＥＴ
ＧＮＧＷＡ
Ｚ

2－23

5 位置図給水装置の場所が明らかになるように当該場所及び付近の図面を作成し、方位を記入する。
なお、図面には道路名、給配水管の管種、口径等を記入する。
6 平面図
平面図には、次に掲げる事項を記入する。
(1) 方位(2) 給水装置を設ける敷地の境界線(3) 当該家屋の間取り及びその名称(4) 公道、私道の区別(5) 新設及び既設管の布設位置(6) 配水管、仕切弁、分水栓、止水栓、メーター等の位置並びに給水栓の位置(7) 既設配水管及び給水管の管種、口径(8) 分岐点の口径(9) 給水管及び給水器具(10) その他当該工事に関する必要事項
7 戸番図
アパート等の集合住宅で複数の給水装置番号を設置する場合は、部屋番号・給水装置番号・口径・メーター器番号を記入した戸番図を添付すること。
8 立体図
水理計算を必要とする場合、立体図を作成すること。
(1) 立体図は縮尺に関係なく見やすく画くこと。
(2) 配管、給水栓の数量が多い場合は、丸囲み番号を用いて作表で明示すること。
(3) 立体図の方向は平面図と同一にして画くこと。
9 詳細図等(1) 局部的に説明を加える必要がある場合は、詳細図を添付すること。
(2) 推進工法、軌道下横断等特殊工事の場合は、１００分の１以上の縦断図、横断図に新設、既設管及び他の埋設物との関連位置、寸法を明記して添付すること。
(3) 鋳鉄管を使用する場合は、異形管の名称を記入すること。
(4) 各戸メーター（受水槽以下の装置に設置するものを含む。
）を設置する場合は、メーター周りの詳細図を添付すること。

2－24

10 寸法の単位
各図に表示する寸法の単位は、長さについては、メートル（ｍ）、管径及び弁栓類の口径については、
ミリメートル（㎜）の呼び径で表すこと。
11 図面の例
図面の作成に当たっては、次に示すところによる。
図面上で説明を要する場合の記号は、位置を示すときは、アルファベットの大文字（Ａ、Ｂ、Ｃ …）を、水栓等を示すときは、アルファベットの小文字（ａ、ｂ、ｃ …）を記して説明すること。

2－25

給水装置工事申込書兼設計書（施行規程様式第 1 号）裏

2－26

配

管

図 （一般家庭）2－27

配 管 図 （アパート）2－28

配 管 詳 細 図（中 高 層 建 物）2－29

配 管 詳 細 図（中 高 層 建 物）2－30

戸 番 図（アパート）2－31

配 管 図（給 水 幹 線）

2－32

第 3章

給水装置の使用材料

第１節

水道メーターまでの使用材料【基準事項】
配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に用いようとする給水管及び分水栓、仕切弁、止水栓並びにボックス等の付属設備については、管理者が指定する材料を使用しなければならない。ただし、建物内にメーターを設置する場合は、建物内の給水装置のうちメーター周辺に設置するものを除き、この限りでない。
（構造材質規程第３条第２項）

配水管等に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの給水装置の工事に使用する給水管、給水用具、ボックス等は、工事の施行時における配水管及び他の地下埋設物への損傷を防止し、漏水時及び災害時等の緊急工事を円滑かつ効率的に行うため、次に掲げる「給水装置指定材料一覧表」の中から最も適切な材料を選定して使用すること。ただし、建物内にメーターを設置する場合は、建物内の給水装置のうちメーター周辺を除き、この限りではない。

3－1

給 水 装 置 指 定 材 料 一 覧 表
名

称

規格番号等

水道用ダクタイル鋳鉄管（SⅡ,K 形,NS 形）（内面エポキシ樹脂粉体塗装）

鋳 鉄 管
鋳鉄異形管

水道用ダクタイル鋳鉄管（GX 形）（内面エポキシ樹脂粉体塗装）
水道用ダクタイル鋳鉄管異形管（K 形,NS 形）（内面エポキシ樹脂粉体塗装）

JWWA G 121

φ75～φ250

水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管（HIVP）

JIS K 6742

φ13～φ50

水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手

JIS K 6743

φ13～φ50

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管（SGP-VD）
管〃

ねじ込み式管端防食継手

水道用ポリエチレン２層管（PP）
水道配水用ポリエチレン管（HPPE）
ポリエチレン
管

弁 栓 類

備 考

JPDA G 1042
JIS G 5526 他 φ75～
1,3 種管JWWA G 113 他
JPDA G 1049
φ75～φ250 1,S 種管
JWWA G 120
JIS G 5527
JWWA G 114 φ75～

水道用ダクタイル鋳鉄異形管（GX 形）（内面エポキシ樹脂粉体塗装）

ビニル管
ビニル管継手 水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質塩化ビニル管（HIVP-R）

鋼

口 径

TS 接合

管理者が定めるもの φ40

JWWA K 129

φ50～φ100

管理者が定めるもの φ40

JWWA K 130

φ50～φ100

JWWA K 116

15A～

管理者が
定めるもの
JIS K 6762
JWWA K 144
PTC K 03

RR 接合

15A～
φ13～φ50
φ50～φ100１種

水道用ポリエチレン２層管青銅ワンタッチ式継手 管理者が定めるもの φ13～φ50
JWWA K 145
水道配水用ポリエチレン管継手
φ50～φ100
PTC K 13
ボール型ロング蝶ハンドル付第１止水栓

管理者が
定めるもの

ボール型レバー式逆止弁付第２止水栓〃

メーターバイパスユニット〃

φ30～φ75

埋設型青銅ねじ込み式管端防食継手スルース弁
埋設型青銅ねじ込み式キーハンドルスルース弁〃

φ30～φ50
φ25～φ50

φ13～φ25

φ13～φ50

水道用ソフトシール仕切弁

JWWA B 120

φ75～

ボール型サドル分水栓（内面粉体塗装）
水道配水用ポリエチレン管サドル付分水栓

JWWA B 117
PTC B 20

φ13～φ50

不断水割Ｔ字管

管理者が
定めるもの

φ75～

レバー式ボール型セットリング補修弁

3－2

〃

10K
2 種 7.5K

同口径を除く

φ 75 × 150 ～ 内 面 粉
400
体塗装

名

称

規格番号等

ボックス類

そ の 他

備 考

管理者が定める
φ30～φ50もの分水栓用伸縮可とう継手

継 手 類

口径

止水栓用伸縮可とう継手〃

φ13～φ25

メーター用伸縮継手〃

φ13～φ25ビニル管用ジョイント類〃

φ75～φ150

ビニル管用伸縮継手〃

φ13～φ50

仕切弁ボックス（水道局マーク付）〃

止水栓ボックス〃スルース弁ボックス〃

メーターボックス（水道局マーク付）〃

φ13～φ25〃〃

φ13～φ25〃〃

φ30～φ50

丸型消火栓ボックス〃

上水用全面フランジパッキン〃

合金メカボルト・ナット〃

フランジボルト・ナット
平ワッシャー・スプリングワッシャー

JIS G 4043

ロケーティングワイヤー

管理者が
定めるもの

ポリエチレンクロス２倍折埋設標識シート

SUS 304150mm〃

ポリエチレンスリーブ

JWWA K 158

明示粘着テープ

管理者が
定めるもの

ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ用

φ75～φ250
地下埋設
管明示用

（注）
（1）
「JIS」は日本工業規格、「JWWA」は日本水道協会規格、「JPDA」は日本ダクタイル鉄管協会規格、「PTC」は配水用
ポリエチレンパイプシステム協会規格を示す。
（2）給水管の管種の選定に当たっては、道路管理者等の占用条件がある場合は、その指示による。
（3）地中に埋設配管する鋳鉄管にあっては、ポリエチレンスリーブの被覆を施すこと。
（4）口径は、φ13,20,25,30,40,50,75,100,150,200,250 及び 15A,20A,25A,30A,40A,50A,80A,100A,150A,200A,250A とする。
（5）指定地区で、道路内に口径 40 ㎜以上の給水管を布設する場合は、管理者が指定する材料を使用すること。

3－3

第２節 水道メーター下流側の使用材料【基準事項】
給水装置の工事に使用する材料は、政令第５条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合するものでなければならない。
（構造材質規程第３条第１項）

メーターの下流側の給水装置の工事に使用する給水管及び給水用具は、政令第５条に規定する構造及び材質の基準に適合しているものでなければならない。
給水装置の工事に使用する給水管及び給水用具は、多種多様であり、その選定には使用目的、設置場所、設置後の維持管理を考慮し、最も適した材料及び工法を選定し施行するものとする。

〔参考１〕 湯沸器と配管方法による湯水混合水栓の標準使用方法
1

瞬間湯沸器（先止め）の場合

3－4

2

貯湯湯沸器（密閉型）の例

3

太陽熱利用貯湯湯沸器（自然循環式）の例〔参考２〕 浄水器の設置例
水道水 → 浄水器 → 給水栓 →ろ過水

水道水→ 逆止弁 → 浄水器 → 給水栓 →ろ過水

（Ａ）逆止弁内蔵の場合（Ｂ）逆流防止弁同梱の場合
Ⅰ形浄水器の例

水道水→ 給水栓 → 浄水器 →ろ過水

注：浄水器内部の滞留水量が 500mℓ をⅡ形浄水器の例

超える場合は逆止弁を内蔵する。

3－5

第 4章

給水装置の施工

第１節

給水管の分岐（配水管等の分岐から宅地内の最初に設ける止水栓まで）【基準事項】
1

配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から３０㎝以上離れていること。
（政令第５条第１項第１号）

2

配水管への取付口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。
（政令第５条第１項第２号）

3

給水管の口径は、その給水装置による所要水量及び同時使用率を考慮して定め、かつ、分岐しようとする管の口径より小さいものでなければならない。（構造材質規程第４条）

4

給水管は、原則として口径３００㎜以下の配水管から分岐し、その分岐方向は、当該配水管の布設してある道路の境界線までは配水管とほぼ直角にしなければならない。
（構造材質規程第５条第１項）

5

口径７５㎜以上の給水管を引き込む場合には、割Ｔ字管又はＴ字管によって取り付けなければならない。（構造材質規程第５条第４項）

6

他のサドル付分水栓との取付間隔は、０.３ｍ以上とし、異形管及び継手には、サドル付分水栓を取り付けてはならない。（構造材質規程第１５条第１項）

7

サドル付分水栓を取り付ける管が金属管の場合には、貫通部に防食コアを取り付けなければならない。（構造材質規程第１５条第２項）(1)

原則として、同一敷地への配水管等からの分岐引込みは１箇所とし、口径３００㎜以下の配水管から分岐すること。同一敷地内に複数の引込管が存在する場合は、１箇所以外は、引込管を分岐口止めとすること。

(2)

配水管等からの分岐は、口径２０㎜以上とし、宅地内の最初に設ける止水栓までの給水管及び止水栓等の口径は、当該分岐箇所と同口径とすること。

(3)

配水管等から給水管口径２５㎜以下の分岐に当たっては、分岐箇所から最初に設ける止水栓まで、ポリエチレン管で施工すること。

(4)

ポリエチレン管施工範囲以降の道路下及びメーターまでの給水管は、第３章第１節「給水装置指定材料一覧表」の中から最も適切な材料を選定し、使用すること。
なお、施工範囲以降についても耐震性の良いポリエチレン管を使用することが望ましい。

(5)

配水管から分岐する場合の標準工法は、次の図に掲げるところによる。

4－1

凡例

ア

不断水割Ｔ字管ソフトシール仕切弁

サドル分水栓

止水栓

スルース弁

継手

口径５０㎜以下の水道管から口径２０、２５、４０㎜の給水管を分岐(ｱ) 水道用ポリエチレン管、ビニル管から分岐
口径３０mm 以下から

口径４０mm，５０mm から

口径２０、２５㎜を分岐する場合

口径２０、２５㎜を分岐する場合(ｲ）口径５０mm のビニル管、鋼管から(ｳ) 口径５０mm の水道配水用ポリエチレン管から

口径４０㎜を分岐する場合

口径４０mm を分岐する場合（以下の図以外にも不断水工法も可）イ

口径７５㎜以上の配水管等から口径２０、２５、４０、５０㎜の給水管を分岐(ｱ)

ウ

ビニル管、水道配水用ポリエチレン管、鋳鉄管から分岐

口径７５㎜以上の給水管を分岐(ｱ) 不断水割Ｔ字管分岐(ｲ)

本管が耐震管の場合耐震型割丁字管を使用すること

4－2

切替箇所

給水管取出し図（φ20、φ25）※ ポリエチレン管の継手は、ワンタッチ継手とする。

4－3

給水管取出し図（φ40、φ50）※ ポリエチレン管の継手は、ワンタッチ継手とする。

4－4

(6)

給水管の防護箇所
宅地内に設ける最初の止水栓までの給水管で次に掲げる箇所は、引込管と同口径の合成樹脂ライ
ニング鋼管又は合成樹脂管を使用する場合は、鞘管により合成樹脂管を防護したもの（鞘管と給水管の間は、管が振動しないようにつめものを施すこと。）を使用し、露出配管の場合は、配管の管種、口径に応じた十分な支持強度のあるつかみ金物によって固定させるとともに保温被覆すること。
なお、ウ、エについては、あらかじめ当該河川管理者等の指示を得る必要がある。

合成樹脂管の保護方法の例
管保護の使用口径の例
ポリエチレン管
呼び径 外径
管厚２５ 34.0
5.0
４０ 48.0
6.5
５０ 60.0
8.0

ア

擁壁、法面等をやむを得ず露出配管

イ

する場合

単位：㎜

鞘管（鋼管）
呼び径 近似値内径
50
52.9
65
67.9
80
80.7

合成樹脂管を参考１に掲げる有機溶剤
及び薬剤等の影響を受けるおそれのある箇所にやむを得ず布設する場合

ウ

開渠など水路の下を布設する場合

エ

開渠など水路の上をやむを得ず露出配管
する場合

4－5

参考１

合成樹脂管の耐薬品性

名

ＰＰ
可否

ＶＰ
可否

名

ＰＰ
可否

ＶＰ
可否

硫

酸

×

×

エチルアルコール

×

×

硝

酸

×

×

メチルアルコール

×

×

酸

燐

酸

×

×

ア セ ト ン

×

×

及

酢

酸

×

×

ア ニ リ ン

×

×

び

氷

酸

×

×

ベ ン ゼ ン

×

×

酸

ク

酸

×

×

四塩化炭素

×

×

性

蟻

酸

○

×

クロロホルム

×

×

薬

蓚

酸

○

○

二硫化炭素

×

×

品

乳

酸

○

○

アセトアルデヒド×○

オ レ イ ン 酸

×○

エチルエーテル××

マ レ イ ン 酸○×

グ リ セ リ ン

×○アンモニア水溶液

○

○

ト

ン

×

×

苛 性 ソ ー ダ○○

亜 硫 酸 ガ ス

○

○

苛

リ

○

○

ガ

炭

酸

ガ

ス

○

○

水酸化カルシウム

○

○

ス

天

然

ガ

ス

×

○

重クロム酸カリウム

○

○

塩

素

ガ

ス

×

×

過マンガン酸カリウム○○

写 真 現 像 液

○

○

海

水

○

○

ガ ソ リ ン

×

×

灯

×

×

分類

ア
ル
カ
リ

塩

薬

品

酢
ロ

性

ム

カ

過 酸 化 水 素

×

分類

有

機

溶

剤

そ

×

薬

品

ル

エ

の

類

他

油

参考図書

4－6

日本ポリエチレンパイプ工業会

技術資料

塩化ビニル管・継手協会

技術資料

2

分岐工事上の注意(1)

分岐方向は、原則として、分水栓は配水管に対し直角に、Ｔ字管類は水平に取り付けること。

(2)

分岐位置の間隔は、配水管等の強度の減少防止、他の使用者への流量等の影響を防止することなどから、他の分岐位置から３０㎝以上の間隔をとること。

(3)

分岐口径は、他の使用者への流量等の影響を考慮し、原則として配水管等の口径よりも小さいものとする。

(4)

分岐位置は、維持管理を考慮して、配水管等の継手から５０㎝以上の間隔をとること。

(5)

分岐は配水管等の直管部からとすること。異形管及び継手からの分岐は、その構造上適切な取り付けが困難であり、材料の使用上からも給水管を分岐しないこと。

(6)

配水管の管末から原則として２ｍ以上の間隔をとること。

(7)

接続する管が水道管であることを地下埋設管明示粘着テープ（以下「明示テープ」という。）、
消火栓、仕切弁等の位置の確認及び音聴、試掘等により確認のうえ、分岐工事を施行すること。

(8)

分岐管取付前に、配水管等の外面に付着している土砂などを取り除き、清掃した後、分岐管を取り付けること。

(9)

可とう式サドル付分水栓又は不断水用Ｔ字管は確実に取り付け、ボルト・ナットは、トルクレンチを使用して、次に掲げる標準締付けトルクで、対角線上に交互に締め付けること。また、１.
７５ＭPa（１７.８㎏ f/㎠）
、１分間以上の水圧試験を実施すること。

サドル付分水栓の標準締付けトルク
単位：Ｎ・ｍ（㎏ f/ｍ）
標準締付けトルク
取付管の種類(10)ボルトの呼び径
Ｍ１６

Ｍ２０

ＤＩＰ（ダクタイル鋳鉄管）

60（6.1）75（7.6）Ｖ

40（4.1）――Ｐ（硬質塩化ビニル管）

穿孔機の取付けは、配水管等の損傷及び作業の安全を考慮し、確実に取り付けること。
また、磨耗したドリル及びカッターは、管のライニングのめくれ、剥離等を生じやすいため使用しないこと。

(11)

穿孔する場合は、分岐箇所の管の損傷、分岐孔内側のライニングのめくれ、剥離等により、通水を阻害されることのないよう施工すること。

4－7

(12)

穿孔終了後は、排水を十分に行って切粉を排出すること。
また、金属管への穿孔の場合は赤水発生防止のため、防食コアを取り付けること。

(13)

Ｔ字管取付工事については、切管部分より、汚水、土砂等が流入しないよう水替工、土留工等を十分に行い、Ｔ字管取付け前に取付口及びＴ字管の内部を清掃して施行すること。

3

施工上の注意(1)

道路内及び宅地内に配管する場合は、その占用位置を的確に選定し、他の埋設物と並行配管するとき、又は交差するときは、３０㎝以上の間隔を設けること。

(2)

布設後の維持管理を適切に行うため、給水管は直線的な配管とすること。

(3)

埋立地などで地盤の沈下、変動のおそれがある場合は、ポリエチレン管を蛇行させるなどにより地盤の変動に対処できる配管とすること。

(4)

引込み位置は、汚水などにより水が汚染されるおそれのあるところは避けること。

(5)

道路内に布設する給水管には、埋設標識シートにより明示すること。
なお、埋設標識シートの布設位置は給水管真上部の２次転圧後とする。ただし、これによりがた
い場合は、その都度担当者と協議すること。

(6)

非金属給水管を布設するときは、メーターまで明示テープにより埋設管探知用電線（ロケーティングワイヤー）を取り付けること。
ア

管の表面を十分に清掃した後、明示テープを管の円周に２重に巻き付ける。

イ

管の円周に巻き付ける明示テープの間隔は２ｍ以下とする。

ウ

明示テープを貼り付けた後、十分に指圧を加え埋設管に接着させる。

分水栓の施工例（スリーブで被覆した配水管に分水栓を取り付ける場合）
手順

１

図

解

説

･ サドル分水栓取付け位置の中心線から、両側２０cm
ほどはなれた位置を、粘着テープで固定してから、中心線に沿ってスリーブを切り開き、粘着テープの位置まで折り返し、管ハダを表す。

･ 分水栓取付け部のスリーブ除去後の状況。
２

4－8

手順

図

解

説

･ 分水栓を取り付ける。
３･ 分水栓を固定し、給水管を接続する。
･ 折り返していたスリーブを元の位置へ戻す。

４･ サドル分水栓附属の防食スリーブを、防食スリーブについているビニタイを分水部とサドルの間に結び付ける。このとき、結ぶ位置は、分岐側の反対側に結ぶ。
･ 防食スリーブの端を管の下からまわし、給水管、分水栓及びサドルにかぶせ、分岐部の下で防食スリー
ブを打ち合わせて包み込む。

５･ 分岐管にビニタイで縛り付ける。
･ 配水管にビニタイをサドル分水栓の横に出た防食スリーブを配水管に固定するように縛り付ける。この場合、防食スリーブが埋め戻しの際、破れないよ
うに十分なたるみをもたせて固定する。
･ その他は、一般の継手部と同じ方法で管に固定する。

６（参考）サドルに被せるスリーブの寸法

単位
呼び径
75
100
150

ℓ
1400
1500
1650

X
700
900
1000

呼び径
200
250
300

ℓ
1800
2000
2100

㎜
X
1000
1000
1000

日本ダクタイル鉄管協会

4－9

第２節

給水管の埋設深さ及び占用位置【基準事項】
1

水管又はガス管の本線を埋設する場合においては、その頂部と路面との距離は、１.２ｍ（工事実施上やむを得ない場合にあっては、０.６ｍ）以下としないこと。
（道路法施行令第１２条第３号）

2

国道、県道及び市道に埋設する給水管の深さは、それぞれ当該道路管理者の指示するところによるものとし、その他の道路及び宅地内については、管理者が別に定める。
（構造材質規程第１３条）

1

道路法施行令では、埋設深さを１.２ｍ以上と規定されているが、水路横断又は他の埋設物との交差の関係等で土被りを規定値までとれない場合は、河川管理者又は道路管理者等と協議し、防護及び保温など必要な措置を施すこと。

2

給水管の埋設深さ及び占用位置に当たっては、道路管理者、他の既設埋設物占用者、河川管理者、地元関係者などと事前に協議又は許可を受け、その協議又は許可に基づき施工すること。

3

給水管の埋設の深さは、次のとおりとする。ただし、その都度道路管理者と協議しなければなら
ない。
区

分

口径７５㎜以上
口径５０㎜以下

市・県・国道

その他の道路宅地

舗装の厚さに０.３ｍを加えた値 ０.５ｍ以上（当該値が０.６ｍ以下の場合は、０.３ｍ以上０.６ｍ）以上

注）舗装の厚さとは、舗装に上層路盤及び下層路盤を加えたものである。
4

軌道下等の特殊構造物の近接配管又はこれらを横断する場合の工法及び埋設深度等は、事前に当該事業者と協議のうえ、施工すること。

5

サドル分水栓により分岐する場合は、原則として当該本線の頂部と路面との距離は０.７ｍ以下としないこと。

6

宅地内の給水管の埋設深さは、荷重、衝撃及び温度変化等を考慮して３０㎝以上とすること。やむを得ず、これによらない場合は、防護、保温など必要な措置を施すこと。

4－10

第３節

仕切弁及び止水栓【基準事項】
配水管から分岐した口径２５㎜以下の給水管には、道路の境界線から宅地側に第１止水栓、口径４０㎜及び５０㎜の給水管にあっては道路境界線側にスルース弁、口径７５㎜以上の給水管にあっては分岐点に近い場所に仕切弁を設置しなければならない。（構造材質規程第６条第１項）

1

仕切弁、スルース弁及び止水栓の位置（道路内の仕切弁及び止水栓も含む。）(1)

道路の境界線から宅地側に、スルース弁及び第１止水栓（以下、この節では、分岐点から最初に取り付けるスルース弁及び止水栓を「第１バルブ」という。）を設置すること。ただし、分岐点からメーターまでが１０ｍ以内の場合は、メーターボックス内の逆止弁付ボール型止水栓（以下、「第２止水栓」という。
）を第１バルブとし、第１止水栓を省略することができる。この場合の第１バルブの位置は、宅地内の境界から１ｍ以内に設置すること。
また、口径７５㎜以上の給水管には、分岐点に近い場所に仕切弁を設置すること。

(2)

車庫又は自動販売機等の下及び塀際など、第１バルブの操作に支障がある場所でないこと。

(3)

第１バルブの標準設置個所は、次の図に定めるところによる。
ア

宅地内の道路境界から１ｍ以内に設置する。

イ 分岐箇所と引込み位置が離れているときは、分岐箇所の道路端に設置する。
ただし、１０ｍ以内の場合は、設けないことができる。

4－11

ウ 給水幹線を布設する場合は、分岐した道路の端に設置する。

エ道路と宅地の高低差が大きい場合。

オ

水路の上越し配管の場合。

カ

道路幅が１０ｍ以上の場合は、歩道に設置する。ただし、管網整備上配水管布設が望ましいと思われる場所については、管理者と協議すること。

4－12

2

宅地内に設置する仕切弁、スルース弁及び止水栓等の位置（第１バルブ、メーター周りの伸縮止水栓など除く。
）(1)

操作に支障のない場所に設置すること。

(2)

宅地内に設けるボール止水栓、スルース弁及びソフトシール仕切弁は、維持管理、突発的事故、修理時の断水範囲及び水抜きなどを考慮し、次に掲げる箇所を標準とする。
ア

学校、工場、寮等の大規模給水装置の適当な給水系統ごと

イ

２階以上への立上り管の根元

ウ

階下の立下り管の根元

エ

複数の使用者に水を供給する給水主管の根元及び各階への分岐箇所の直近

オ

店舗付住宅又は二世帯住宅などで使用目的又は使用者が異なる場合の給水系統ごと

カ

給水器具の根元キ

太陽熱利用温水器又はクーリングタワーに給水する場合は、専用立上りとし、その根元
この場合、立上り管の水抜きのため、止水栓の下流側に給水栓の設置をすること。

ク
3

受水槽の流入側の維持管理しやすいところ。

仕切弁、スルース弁及び止水栓の設置方法(1)

スピンドルが垂直となるように取り付けること。

(2)

バルブは、設置する前に、各締め付け箇所の調整確認を必ず行うこと。

(3)

仕切弁ボックスの設置に当たっては、蓋が地面と同一平面となるよう、据付場所を十分に締め固め、赤レンガで土留めをし、スピンドルが鉄蓋の中心となるように据え付けること。

(4)

止水栓ボックスの設置に当たっては、蓋が地面と同一平面となるよう、据付場所を十分に締め固め、赤レンガを敷くこと。

(5)

ボックスは鉄蓋の矢印及び文字が水の流れに従うように据え付け、周囲の土砂を十分に締め固
めること。

(6)

メーター周辺以降の宅地内止水栓ボックスは、耐荷重、耐腐食性及び耐寒性などを考慮し、選定すること。

(7)

メーター周辺以降の宅地内止水栓ボックスの設置に当たっては、重量物等の影響を受けない場所を選定すること。

(8)

スピンドル部のネジが露出したものは、腐食などにより仕切弁の操作が不能となるおそれがあるため、使用しないことが望ましい。

4－13

止水栓、スルース弁ボックス設置図
ア

φ13～φ25イ

φ30～φ50

4－14

仕切弁ボックス設置図

4－15

地下式消火栓ボックス設置図

4－16

第４節
1

水道メーター

水道メーターの設置条件【基準事項】
メーターは、原則として１給水装置に１個を設置する。

(1)

一つの建物において、２戸以上がそれぞれ独立して使用することができる場合は、次に掲げるところによる。
ア

各戸が専用の入口、台所（非住宅にあっては事務所用流し等）、便所を備え、独立専用の条件を満たしているときは、各戸にメーターを設置することができる。

イ

一つの建築物に共用部分がある場合、その共用部分にもメーターを設置することができる。
この場合、メーターは、原則として１個に限る。ただし、併用方式の建築物にあっては直結方式系統と受水槽方式系統にそれぞれ１個設置することができる。

ウ

店舗付住宅の場合、住宅部分と店舗部分の建物構造が独立専用の条件を満たしていると管理者が認めたものは、メーターを別途設置することができる。

(2)

中高層建築物の受水槽以下の装置において、申込者が各戸検針、各戸徴収を希望し、管理者が別に定める基準を満たす場合は、受水槽以下の装置にメーターを設置することができる。
（第１０章「受水槽以下の装置に設置する各戸メーター」参照）

2

水道メーターの施工基準【基準事項】
1

メーターは、原則として給水管と同口径とし、給水栓より低位置にし、かつ、水平に設置しなければならない。（構造材質規程第１０条第１項）

2

メーターは、原則として宅地内の屋外で流入側の道路寄りに設置し、取替え及び点検がしやす
く、かつ、常に乾燥しており、汚染、損傷及び埋没のおそれのない箇所に設置しなければならない。また、規定の箇所に設置できない場合は、誓約書〔要綱様式第１２号〕を提出のこと。
（構造材質規程第１０条第２項）

3

メーターの取付け部には、メーターの取付け及び取替えを考慮し、伸縮寸法を適正に確保しなければならない。（構造材質規程第１０条第３項）

4

地中以外の箇所にメーターを設置するときは、外気の影響を受けにくい箇所、取替作業スペー
スの確保、取付け高さ等について考慮し設置すること。

5

メーターの取替え作業、損傷、凍結等の維持管理について十分配慮し、なおかつ、事故防止対策に留意すること。

4－17

(1)

メーターは、原則として分岐側の給水管と同口径とし、水平で空気が滞留しない安定した状態で設置すること。

(2)

メーターは、凍結防止、漏水による事故等を考慮し、原則として宅地内の屋外で流入側の道路寄りとし、いつでもメーターの検針、取替作業が容易な場所に設置すること。また、汚水や、雨水が流入したり、障害物が置かれやすい場所を避けて設置するとともに、メーターの損傷、凍結等のおそれがない所に設置すること。

(3)

中高層建物等のパイプシャフト内にメーターを設置する場合において、オートロック方式等で当該建物への立入が容易でない場合は、メーターの検針、取替作業に支障がないよう当該建物の所有者等にその旨を周知し、管理人等への連絡方法を管理者に届け出ること。

(4)

メーターの設置に当たっては、管理者が指定したボール型逆止弁付伸縮止水栓、メーター用伸縮継手、ソフトシール仕切弁等を使用し、かつ、適正な伸縮寸法を確保しなければならない（第３章第１節「給水装置指定材料一覧表」参照）

3

水道メーターの保護【基準事項】
メーターは、管理者が指定するボックスにより保護しなければならない。
（構造材質規程第２０条）

メーター設置場所において管理者が指定するメーターボックスを設置すること。
（第３章第１節「給水装置指定材料一覧表」参照）メーターボックス設置図を参照のこと。
なお、メーターボックスの設置地盤高が変わった場合は、装置所有者でボックスの嵩上げ等行うこと。
4

既設水道メーターの減径【基準事項】
既設の水道メーターを減径する場合は、現使用水量がメーターの適正流量範囲の基準にあった口径とし、メーター下流側の給水管口径はメーターと同口径とすること。
ただし、下流側の給水管の布設替えが困難な場合は、定流量弁を設置し、誓約書〔要綱様式第１１号〕を提出しなければならない。

(1)

減径後、使用水量がメーターの適正流量範囲を超える場合は、その使用水量にあったメーターに復径するものとする。復径後の再減径は認めない。

(2)

減径した場合、既設口径の権利は消滅し、復径時には申請口径の区分に従い施設整備納付金を4－18

納めること。
(3)

既設のメーターの口径を減径し得る許容範囲は、原則として２段階までとする。

(4)

定流量弁の設定流量は、各メーター口径の 1 時間/日以内を使用すること。

メーターボックス設置図
ア

φ13～φ25

注１：

ボックスはφ１３、φ２０については「中」、φ２５は「大」とする。

注２：

蓋は水道局のマーク入りとし、紺色とする。

注３：

ＦＲＰ蓋は金属探知器の感応版埋込みとする。

注４：

ボックスの両端に土留版を設置する。

注５：

ロケーテイングワイヤーをボックス内に３０㎝以上延長する。

注６：

改造工事の場合は、ボックスは原則として取り替える。

4－19

イ

φ30、φ40（Ｌ850×Ｗ700×Ｈ580）

ウ

φ50（Ｌ1,200×Ｗ800×Ｈ650）

注１：

逆止弁付ボール型第２止水栓は伸縮型となっているので中間の状態で取付ける。

注２：

メーターの前後の配管には、１ｍ以上の内外面塩化ビニルライニング鋼管を使用する

こと。
注３：

逆止弁付ボール型第２止水栓及びメーターの下にブロック等の据台を置く。

注４：

ボックスの取付けは砂等を敷き充分転圧して固定する。

4－20

エ

オ

φ75、φ100

注１：

メーターの前後に仕切弁を設置する。

注２：

メーターの前後の配管には、１ｍ以上の鋳鉄管を使用すること。

注３：

ボックスの大きさは 1,900×1,200 としφ150 以上については別途協議して決める。

注４：

鉄蓋は縞鋼板（厚さ 4.5 m/m）とし、三つ割にして把手をつける。

注５：

メーターの真上の鉄蓋は検針用小窓（φ200 程度）を設ける。

注６：

鉄蓋は変形しないように補強する。

注７：

鉄蓋は錆止１回、上塗２回の塗装仕上げとする。

他のメーターと共用格納する場合（φ13、φ20、φ25 用）

4－21

カ

パイプシャフト用メーターボックス（φ13、φ20、φ25 用）

4－22

第５節

給水幹線

【基準事項】
1

２戸以上の給水装置へ接続するための共用主管を布設する場合で、給水主管の口径が４０mm以上のものは、給水幹線として扱う。

2

分譲予定の住宅または土地に給水する場合、給水幹線布設完成後に給水引込管を配管することが困難であるとき、および引込管を使用開始するまでの間、申込者に維持管理能力があると管理者が認めるときは、各区画への給水引込管を先行工事で給水幹線と同一申し込みとすることができる。

3

宅地造成工事での分岐引込管については、宅地内で第２止水栓止めとし、メーターボックスを設置し、プラグ止めとしなければならない。ただし、第１止水栓止めとする場合は、止水栓ボックスを設置しなければならない。（構造材質規程第６条第６項）

1

共有の給水幹線を布設する場合は、代表者を選定し、代表者名で届け出ること。

2

維持管理に支障がなく、利害関係者間で紛争が生じないようにするため、給水幹線は原則として道路に布設すること。また同様の理由により、前面道路に配水管が布設されている２戸以上の給水装置（各戸が独立した棟の分譲住宅）へ接続する場合は、給水幹線を布設せず、配水管からの給水
引込管を個別に布設すること。

給水幹線

配水管

配水管

適切な例

3

不適切な例

給水幹線の管末は、プラグ止め又はキャップ止めとし、死水の発生を防ぐため、分岐見込みのない場所までの延長は認めない。また、管末には、排泥弁を設置すること。

4

給水幹線に消火栓を設置する場合は、給水主管口径は１００mm以上とし、消防組合の指示に従うこと。

5

給水幹線は、漏水防止作業、断水作業等の水道の維持管理業務を考慮して、配水管又は道路内の給水管からの分岐は１箇所とし、配水管等への両方連絡は原則として行わないこと。

6

工事完成後、水道局へ給水主管等の無償譲渡を希望する場合は、宇部市水道局給水装置等の無償譲受けに関する要綱に基づき申請すること。

4－23

7

各区画への給水引込管を先行工事で給水幹線と同一申込みする場合の取扱いは次に掲げるところによる。

(1) 宅地の区画割に変更がないことを確認すること。
(2) 各区画の引込管の口径は２０mm 以上とし、官民境界から１ｍ以内の宅地内で第２止水栓止めとし、メーターボックスを設置しプラグ止めとすること。ただし、第１止水栓止めとする場合は、
止水栓ボックスを設置すること。
(3) 進入路が階段となる箇所の先行工事を行う際は、維持管理を考慮して鞘管を使用すること。
(4) メーター設置予定箇所以降に引込管口径より小口径のメーターを設置する給水装置工事を申込む場合は、メーター以降の給水管の口径をメーター口径と同口径以下とすること。
(5) 先行工事と同時に当該区画への給水装置工事の申込みを行う場合は、給水栓１栓以上を設置し、当該区画の所有権が移転するまでの間は、申込者の責任において適切に維持管理を行うこと。
(6) 先行工事完了後、区画変更等により一区画に２箇所以上の引込管が存在する場合は、引込管を分岐口止めとすること。また、すでに給水装置番号を付与している場合は分岐口止めをする給水装置の撤去工事を申し込むこと。
なお、これらの場合の費用は申込者の負担とする。また、撤去した給水装置の既に納付された施設整備納付金は還付しない。
(7) 完成配管図には、分岐箇所、引込位置、仕切弁、止水栓、管末等の関係位置を道路の角、消火栓等と相対的に明記し、オフセット図面及び工事写真を提出すること。
8

宇部市開発構想協議における宅地造成工事で、管理者が給水装置の工事で施行するよう指示しているものについては、給水装置工事申込書に開発の許可書及び給水に関する意見書の写しを添付すること。なお、給水主管の口径が４０mm 以上の専用栓および連用栓の引込管については給水幹線として取扱うものとする。
＜参考＞１

開発同意書（例）

開発地等へ給水する場合の設計施工は「宇部市水道局 給水装置等の設計施工事務取扱要綱」によるところとし、指定給水装置工事事業者を通じて事前協議を行うこと。

２

口径４０㎜以上の給水管（付属設備を含む）は、国道、県道、市道、その他の公道（赤線など）及び新設道路（宇部市に既属される道路に限る）に布設すること。

３

給水管の布設位置は、将来公共下水道工事の際布設替のない位置に布設すること。

４

開発区域内及び給水管（付属設備を含む）の布設箇所に、既設給水管（付属設備を含む）
がある場合は、給水管の連絡替え及び統廃合をすること。

５

既設給水管の支障移転や修理は、開発事業者の負担で行なうこと。

4－24

第６節
1

土木工事等

掘削工
1

道路、宅地等の掘削は、事前の調査を行い、現場状況を把握するとともに、関係法令を遵守し適正に施行すること。

2

掘削工事は、周辺の環境、交通事情、他の埋設物等に与える影響を十分配慮し、安全かつ確実な施行を行うこと。

(1)

道路、宅地等の掘削に当たっては、次に掲げる事項に留意して行う。
ア

他の道路占用者との協議
市街地等で道路を掘削する場合は、他の既設埋設物占用者と事前に協議し、その協議に基づ
き事故のないよう施行すること。

イ

道路占用及び使用許可
道路を掘削する場合は、あらかじめ、当該道路管理者等の占用許可及び所轄警察署の道路使用許可を得たのち、地元関係者等に対して十分広報等を行い、その許可条件及び指示事項を守って施行すること。
なお、当該許可申請は、道路掘削予定日の５日前までには許可が得られるよう、余裕を持って行うこと。

ウ 工事に着手する前に、現場内の建造物、埋設管等の状況を調査するとともに、関係機関と協議すること。
エ 事故防止に万全を期するとともに、事故が発生した場合においては、直ちに適切な処置を講
じること。
(2)

掘削工事の施行に当たっては、次に掲げるところによる。
ア

掘削は、原則として当日中に配管完了ができ、復旧可能な区間の部分に係る範囲とし、掘り放しはしないこと。

イ

舗装を取り壊す場合は、アスファルトカッター等で、所定の幅及び長さに切断し、必要箇所以外に影響がでないよう注意すること。

ウ

掘削は、所定の断面に従って行い、掘り過ぎ、えぐり掘り等はしないこと。

エ

掘削は、既設埋設物に十分注意して施行すること。

オ

掘削は、布設する管の土被りが規定の埋設深さとなるようにし、底面は凹凸のないように平たんにすること。

4－25

2

埋戻工
道路及び宅地等の掘削箇所の埋戻しは、良質土及び指定された土砂等を用いて十分締め固め、将来陥没、沈下等を起こさないようにしなければならない。

(1)

埋戻しに当たっては、次に掲げるところによること。
ア

道路以外の埋戻しは、当該土地の管理者の承諾を得て良質な土砂を用い、片締めにならない
ように注意し、原則として各層３０㎝以内ごとに、管の移動が生じることのないよう十分に締
め固めること。

イ

道路部分の埋戻しは、道路管理者の許可条件及び指示事項を守り、指定された土砂及び路盤材をもって行い、各層２０㎝以内ごとに均等に締め固めること。

ウ

締固めは、タンパー、振動ローラ等の転圧機によることを原則とする。

エ

管の下端、側部及び埋設物との交差箇所の埋戻し及び締固めは特に念入りに行い、沈下が生じないようにすること。

オ

わき水、流入水等がある場合は、埋戻し前に止水工事又は集水孔を設け、ポンプ等で排水を完全にして埋め戻すこと。

カ

道路管理者等の指示により記録写真が必要な場所での埋戻しに当たっては、土被り、埋戻し状態、布設場所が判読できるよう、標尺等を用いて次に掲げるところにより写真撮影をしておくこと。

道路内工事の写真管理（大きさは手札判とする）
種別

配管完了時

転圧状況

仮舗装

その他

管の土被り寸法国道

施工期間が長い場合分割 （1）転圧各層
して撮影する。
（2）路盤工施工期間 100m 未満は
20m ピッチ、100m 以上
は 40m ピッチで撮影する。

仮舗装の締固状況

標識シート工他埋設物との離隔状
況

県道

上に同じ

上に同じ

上に同じ

上に同じ

市道

上に同じ

上に同じ

上に同じ

上に同じ

4－26

3

残土処理
工事施行によって生じた石塊、アスファルト、コンクリート、残土等は、その工事施行者の責任において、関係法令に基づき速やかに運搬して処分するものとする。

4

復旧工
1

舗装道路の本復旧は、道路管理者の指示に従い、埋戻し完了後速やかに行うこと。

2

速やかに本復旧工事を行うことが困難なときは、道路管理者の承諾を得たうえで仮復旧工事を
行うこと。

3

道路を横断、縦断して地下に埋設する管線路には、管埋設位置の真上路面に地下埋設物表示ピンで表示すること。

4

非舗装道路の復旧は、道路管理者の指示に従い直ちに行うこと。

(1)

本復旧は、次に掲げるところによる。
ア

本復旧は、在来舗装と同等以上の強度及び機能を確保するものとし、舗装構成は、道路管理者が定める仕様書によるほか、関係法令等に基づき施行しなければならない。

イ

工事完了後、速やかに既設の区画線及び道路標示を溶着式により施行し、標識類についても原形に復旧すること。

(2)

仮復旧は、次に掲げるところによる。
ア

仮復旧は埋戻し後、直ちに施行しなければならない。また、本復旧を行うまでの期間は、路面が保持できるように、埋戻しの最上層部に仮舗装材を均一に敷きならし、ランマー等により十分に転圧し、周囲の路面と同一平面になるよう、工事施行者の責任において施行するものとする。

イ

横断歩道、停止線、速度制限等の区画線又は道路表示部分を掘削した場合は、ペイント等で仮復旧を行うものとする。また、地下埋設物表示ピンを本復旧後表示できるよう、第７章第３節「提出書類」を参照しオフセットをとること。

ウ

工事完了後は、翌日必ず巡視し、必要に応じて手直しを行うものとする。

4－27

5

現場管理
関係法令を遵守するとともに、常に工事の安全に留意し、現場管理を適切に行い、事故防止に努めること。

工事の施行に当たっては、道路交通法、労働安全衛生法の関係法令及び工事に関する諸規程を遵守し、常に交通及び工事の安全に十分留意して現場管理を行うとともに、工事に伴う騒音、振動等をできる限り防止し、生活環境の保全に努めること。
(1)

道路工事に当たっては、交通の安全等について道路管理者及び所轄警察署長と事前に協議する
こと。

(2)

工事中、万一不測の事故等が発生したり、他の埋設物を損傷した場合は、直ちに、関係機関に連絡し、その指示に従うこと。

(3)

標識及び保安さく等の保安施設を設置し、保安要員を配置する等危険防止につとめ、工事に要する資材及び機械器具、土砂等を保安さく外にたい積し、散乱させないこと。

(4)

工事施行者は、本復旧工事施行まで常に仮復旧箇所を巡回し、路盤沈下、その他不良個所が生じた場合又は道路管理者等から指示を受けたときは、直ちに、修復をしなければならない。

第７節

撤去工事

【基準事項】
1

配水管から分岐した給水管を撤去するときには、分水栓を使用して分岐したものは分水栓止めとし、Ｔ字管を使用して分岐したものは原形に復し、不断水分岐用割Ｔ字管及びサドル付分水栓を使用して分岐したものについては締付ボルトを含む総体の防食を施して分岐口止めとしなければならない。
（構造材質規程第２４条第１項）

2

給水幹線又は給水管からさらに分岐した給水管を撤去する場合には、分岐箇所を所定の材料で分岐口止めしなければならない。（構造材質規程第２４条第２項）

分岐した給水管を撤去する場合、次に掲げるところにより行うものとする。
1

分水栓は、コマ止めとし、上胴を取りはずし、下部胴にガスケット及び止めナットをかぶせて､止めごまを上部に戻し、ガスケットにより止水すること。

2

サドル付分水栓は、閉止コックを閉じ、専用の閉止キャップ又は閉止プラグ止めとすること。

3

不断水分岐用割Ｔ字管は、Ｔ字管の特殊バルブを閉止し、フランジ蓋止めとすること。

4－28

4

Ｔ字管を使用して分岐しているものについては、Ｔ字管を撤去し、継輪、直管等を使用して原形に復すこと。

5

給水幹線又は給水管からさらに分岐した給水管を撤去する場合、分岐箇所を、鋼管にあってはプ
ラグ止め、鉛管にあってはプラスタン加工止め、ビニル管にあってはキャップ止め、ポリエチレン
管にあってはパイプエンド止めとしなければならない。

6

切断して、通水しなくなった管は、原則として撤去するものとする。

7

道路管理者等との協議により埋設管を放棄するときは、漏えいガス事故防止及び土砂の流入による路面の陥没を防止するため、管端部等開口部に木栓等を施し、セメントコンクリートで完全に蓋をする等適切な措置を講じること。

第８節

断水要領

断水は、時間、区域とも最小限度にし、使用者に極力迷惑をかけない時間を設定して行うものとし、次に掲げる事項に留意して行う。

給水管の分岐工事又は撤去工事に伴い、断水、水圧低下、にごり水等を生じる場合は、断水区域等について管理者と協議のうえ、当該地域住民に事前に周知徹底を図り、工事を円滑に施行しなければならない。以下の作業で宇部市水道局監督員（以下「監督員」という。）が行うものについては、断水作業が円滑に完了するよう十分に協議し、協力すること。
1(1)

断水及びにごり水等の広報
断水区域内の使用者に、チラシ、電話等により断水日時及び区域、交通規制その他必要事項を周知徹底させること。

(2)

大口使用者の工場、病院、デパート、ビル、浴場、クリーニング店、食堂、写真現像所、製氷工場、冷凍庫、冷蔵庫等については、当該使用者が断水に対する対応策を余裕を持ってたてられるよう、早めに事前連絡をしておくこと。また、断水できない使用者に対しては給水タンク車等を出動させ、給水ポリタンクを持参すること。

(3)

受水槽を設置しているものについては、管理責任者と打合せを行い、ポンプ電源の遮断及び仕切弁等の閉止の措置を行い、にごり水の流入を防止すること。

(4)

断水区域外で、赤水、水圧低下等のおそれがある場合も、(1)、(2)及び(3)と同様の措置を行
うこと。

4－29

2

断水作業

(1)

断水作業に当たっては、事前に仕切弁、消火栓、空気弁、排水路等の機能を点検すること。また、断水区域の設定は、慎重に行うこと。

(2)

仕切弁の操作は、急激な開閉を避け、水撃等による管の破裂、仕切弁の故障等のないよう慎重に監督員が行い、断水を確認して切替作業を開始すること。

3

切替作業

(1)

既設管の管種、口径は試験掘等を行い、切断以前に必ず寸法を測定し、使用する継手寸法と照合しておくこと。

(2)

掘削箇所は、既設管内からの流水に耐え得るよう、土留めは完全に施行しておくこと。

(3)

水替時間は、工事の工程に影響するので、管内の排水量及び湧き水量等を調査し、これを処理することができる排水ポンプを携行するとともに、予備ポンプの手配もしておくこと。

4

水張作業

(1)

水張作業は、管内の空気を空気弁、消火栓、ドレン管等で排除しながら静かに行う。

(2)

管内が満水後、消火栓、ドレン管等により管内を洗浄すること。このとき、配水管内の水の流れが急激に変化して赤水等が発生しないよう慎重に行うこと。

(3)

排水は、原則として路面に流さずホースを利用して、排水路等に直接排水すること。特に、冬季は路面が凍結するので注意すること。

(4)

排水に、にごり、砂等が流出しなくなった後、水質判定を行い、断水時に閉止した仕切弁を順序よく開き、配水系統の復元を行うこと。

(5)
5

受水槽のある給水装置等には、ポンプ電源の投入及びにごり水の流入防止に特に配慮すること。
断水届け

(1)

監督員は、断水工事の前日までに断水の日時及び区域並びに水圧低下地域を消防署に連絡する
こと。

(2)

監督員は、所定の断水届出書に必要事項を記入し、施行場所、断水範囲を添付して、課長決裁を受けること。

6

排水量の報告監督員は、断水終了後において洗浄排水を行ったときは、洗浄水量を認定し洗管水量報告書に必要事項を記入すること。

4－30

第９節

給水装置及び受水槽以下の装置の修繕【基準事項】
1

水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに、管理者に届け出なければならない。（条例第２３条第１項）

2

管理者は、条例第２３条第１項の規定による届出があったとき、又は管理者が必要があると認めたときは、当該給水装置を修繕することができる。（条例第１３条の２第１項）

給水装置及び受水槽以下の装置は個人財産であり、日常の維持管理は水道使用者等が行わなければならない。従って修繕に要した費用は、水道使用者等の負担である。
ただし、施行規程第１６条第３項に定める管理者の負担とすることができる範囲は、次表に掲げるとおりである。

4－31

施行規程第１６条第３項に定める管理者の負担とすることができる範囲

1．

管理者が設置した水道メーターのユニオンパッキン取替に要した費用

2．
区

給水管の

配水管分岐及び分岐から水配水管分岐及び分岐から水道

口径

道メーターまでの給水管口

メーターまでの給水管口径が径が２５㎜までの給水装置

２５㎜を超える給水装置分

配水管分岐及び分岐から水道 配水管分岐及び分岐から水道メータ
メーターまでの給水装置の漏 ーまでの給水装置のうち、道路に埋設
水修理に要した費用。ただし、 してある給水装置の漏水修理に要し配水管の取出しから水道メーターまでの給水装置

次に掲げるものは除く。

た費用。ただし、次に掲げるものは除（１） 原因者がいる場合く。

（２） 老朽管による漏水で管 （１） 原因者がいる場合
理者が布設替の必要を認 （２） 老朽管による漏水で管理者がめたとき。
（３） 官公庁の専用給水管

布設替の必要を認めたとき。
（３） 官公庁及び工場の専用給水管。

（４） その他原形復旧が困難 （４） その他原形復旧が困難なとき。
なとき。

4－32

第５章

配管工事

第１節

配管

【基準事項】
1

給水管及び給水用具は、最終の止水機構の流出側に設置される給水用具を除き、耐圧性能を有するものを用いること。（省令第１条第１項）

2

減圧弁、逃し弁、逆止弁、空気弁及び電磁弁は、耐久性能を有するものを用いること。
（省令第７条）3

家屋の主配管は、配管の経路について構造物の下の通過を避けること等により漏水時の修理を容易に行うことができるようにすること。（省令第１条第３項）

家屋の主配管が家屋等の構造物の下を通過して配管されると、漏水時の修理等維持管理上、大きな支障が生じる。このため、主配管は、家屋の基礎の外回りに布設することを原則とする。
スペース等の問題でやむを得ず主配管を構造物の下を通過させる場合は、配管スリーブ等を設け給水管の交換を容易にする、又は点検・修理口を設ける等、漏水の修理を容易にするための措置を講じること。また、他人の土地に給水管が布設される場合は、土地所有者の承諾書〔要綱様式第５号〕を提出すること。

1

配管は、できるだけ直線配管とすること。

2

地盤沈下、振動等により破損又は離脱が生じるおそれのある場所にあっては、伸縮性又は可とう性を有する給水管及び継手等を設置すること。

3

壁等に露出配管された給水管は、適切な間隔で支持金物等により固定すること。

4

給水装置は、ボイラー等高温となる場所を避けて設置すること。

5

結露のおそれがある給水装置には、適切な防露措置を講じること。

6

空気溜りを生じるおそれがある場所にあっては、空気弁を設置すること。

7

給水装置の工事は、常に衛生面に十分注意し、工事の中断時又は一日の工事終了時には、管端にプラグ等で栓をする等、汚水等が流入しない措置を講じること。

1

給水管は将来の取り替え、漏水修理等の維持管理を考慮し、できるだけ直線配管とする。

2

地盤沈下又は地震による振動によって、給水管が折損するおそれがある場合には、給水管の伸び又はひずみを吸収できるよう①給水管自体が伸縮可とう性に富んだ材質のものを使用する、②管路の適切な箇所に可とう性のある伸縮継手を取付ける、③分岐箇所、構造物等の近接箇所に、可とう

5－1

性のある継手を使用する等適切な措置を講じること。
また、給水管が構造物の基礎及び壁等を貫通する場合には、貫通部に配管スリーブ等を設け、スリーブとの隙間を弾性体で充填し、管の損傷を防止すること。
3

配管の支持

(1)

建物の柱や壁等に添わせて配管する場合には、外力、自重、水圧等による振動やたわみで損傷を受けやすいので、配管の管種、口径に応じた十分な支持強度を持つつかみ金物を使用し、次の表を参考にして建物に固定する。

(2)
4

管種

口径（㎜）

２０以下

２５～４０

５０以上

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ

立上り管

各階１箇所以上

各階１箇所以上

各階１箇所以上

ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管

横走管

１.８ｍ以内２.０ｍ以内３.０ｍ以内立上り管の底部は十分な支持金物、支持台で固定すること。

給水装置（特に合成樹脂管）を高温となる場所に設置すると、給水装置内の圧力が上昇し、給水管や給水用具を破裂させる危険があるため、原則としてこのような場所に設置してはならない。やむを得ず高温となる場所に設置する場合は、空冷、水冷等の耐熱措置を施したうえで設置すること。

5

給水管の立上り等の露出部分で、管はだと外気との温度差による結露によって、水漏れや腐食が外面から進行するおそれがある場合は、ジュート、フェルト等の断熱材を巻き、防水テープで巻き上げる等、適切な防露措置を施すこと。

6

水路の上越し配管、行き止まり配管、鳥居配管等空気の停滞を生じるおそれがある場合は、有効な上り勾配 1/200 を設けるとともに空気弁を設置すること。

7

給水管の布設に当たり、その工事が一日で完了しない場合は、管端等から汚水又はゴミ等が入らないように、工事終了後は必ずプラグ等でこれらの侵入を防止する措置を講じること。

5－2

第２節

管の切断

【基準事項】
1

鋳鉄管を切断して使用する場合には、工事の施行上やむを得ない場合のほか、接合部付き切管（甲切管）の長さは６０㎝以上、接合部なし管（乙切管）の長さは１ｍ以上としなければならな
い。

2

1

異形管は、変形させ、又は切断して使用してはならない。（構造材質規程第１７条）

耐衝撃性硬質塩化ビニル管及びポリエチレン２層管の切断に当たっては、次に掲げるところによる。

(1)

管の切断は、パイプカッター、金切のこ等を使用し、管軸に対して直角に切断すること。

(2)

切断後の切り口は、切りくず及びかえりを除くため、パイプリーマー等で軽く糸面取りを行う
こと。

(3)

ゴムリング方式の管を切断した場合は、挿し口の面取りを行うこと。面取りのない挿し口では、挿入できないばかりかゴム輪を痛めるので十分な面取りを実施すること。
ゴムリング方式パイプの面取り寸法
呼び径

2
(1)

（㎜）

５０

７５

１００

面取り幅（㎜）８１１１３

硬質塩化ビニルライニング鋼管の切断に当たっては、次に掲げるところによる。
管の切断は、金切のこ、自動金のこ盤（帯のこ盤、弦のこ盤）、ねじ切り機に搭載された自動丸のこ機等を使用し、管軸に対して直角に切断すること。
なお、管に悪影響を及ぼすパイプカッター、ガス切断、高速砥石は使用しないこと。

(2)

切断部分が局部的に加熱され、合成樹脂部の変質、はく離、ずれ等の欠陥を生じないよう水質に影響を与えない水溶性切削油を使用して施行すること。

(3)

管内面へ付着した切削油、切削粉等は、ウエスなどできれいに拭き取ること。

(4)

切断後の切り口は、切りくず及びかえりを除くため、パイプリーマー等で軽く糸面取りを行う
こと。

3

ダクタイル鋳鉄管の切断に当たっては、次に掲げるところによる。

(1)

管の切断は、鉄管切断機等を使用し、管軸に対して直角に切断すること。

(2)

切断後の切り口は、かえり、ばり等を完全に取り除き、管端面には適正な防錆塗料を塗布する
こと。

5－3

(3)

直管を切断して使用する場合、作業性等を考慮し、原則として接合部付き切管（甲切管）の長さは６０㎝以上、接合部なし管（乙切管）の長さは原則として１ｍ以上とすること。また、異形管は、管内面ライニング等への悪影響を及ぼすため、変形又は切断して使用してはならない。

5－4

第３節

管の接合

【基準事項】
1

給水装置の接合箇所は、水圧に対する充分な耐力を確保するためにその構造及び材質に応じた適切な接合を行うこと。（省令第１条第２項）。

2

給水管は、管種、使用材料、施工技術等を考慮し、適切な機械器具を使用して接合しなければならない。（構造材質規程第１８条第１項）

3

ビニル管は、ビニル管用接着剤を用いて接合しなければならない。ただし、口径７５㎜以上のものについては、ゴムリング方式によるものとし、口径５０㎜については、ゴムリング方式によることができる。

4

異なる管種のものを接合するときは、管理者が定める異形管及び継手を用いて接合しなければならない。（構造材質規程第１８条第２項）

給水装置の工事の施行の良否において、管の接合は極めて重要であり、管種、使用する継手、施工
環境及び施工技術等を勘案し、最も適当と考えられる接合方法及び工具を選択しなければならない。
接合に当たっては、管及び継手内部に土砂、油及び異物が残らないよう完全に清掃し、接合部分も十分清掃し、接合部の腐食、通水阻害、材質の低下、漏水、離脱が起こらないよう留意して確実に行うこと。
1

ビニル管の接合に当たっては、次に掲げるところによる。

(1)

ＴＳ接合法（口径５０㎜以下）
ア

口径５０㎜以下のビニル管の接合方法は、ＴＳ接合とし、管体に挿入寸法（標線）をマジッ
クインキ等で表示した後、管を継手に軽く挿し込み、管が止まる位置（ゼロポイント）が受口
長さの３分の１から３分の２の範囲であることを確認すること。
Ｔ Ｓ 接 合 部 の 受 口 長 さ
管の口径

イ

（㎜）

１３

２０

２５

４０

５０

受口の長さ（㎜）

２６

３５

４０

５５

６３

接着剤は、刷毛で継手受口の内面の奥から入口に向かって円周方向に薄く均一に塗布し、ついで、管の挿し口の標線内に継手受口よりやや厚く均一に塗布して、すばやく一気に挿し込み、標線により挿入を確認して、そのままの状態で３０秒以上保持しておき、はみだした接着剤は、
直ちに拭き取ること。また、管内は、水洗いするか、通気乾燥させ、通水は１５分以上経過した後に行うこと。

5－5

ウ
(2)

ビニル管と金属管又は弁栓類を接合するときは、伸縮可とう継手を使用すること。
ゴムリング方式接合法（口径５０㎜以上）

ア

口径５０㎜以上のビニル管の接合方法は、ゴムリング方式によるものとし、ゴム輪及びゴム
輪溝はウエスなどできれいに清掃する。また、管挿し口にも土砂が付着していることが多いので必ず清掃すること。

イ

ゴム輪を装填するときは、ゴム輪を水で濡らし、ハート形にして溝にはめ込む。なお、ゴム輪外周に滑剤を塗布してはめ込むことは、絶対に避けること。

ウ

パイプを切断した場合は挿し口の面取りを行い、各呼び径に規定されている挿し込長さを示
す標線をマジックインキで記入すること。
ゴムリング方式パイプの挿し込長さ寸法
呼

エ

び

径（㎜）

５０

７５

１００

挿し込長さ（㎜） １０７

１２０

１３２

ゴム輪及びパイプ挿し口の標線まで大きな刷毛を用いて、ゴムリング用滑剤をたっぷりと塗布すること。代用として油・グリス類を使用することは絶対に避けること。

オ

パイプ挿し口を受口に軽く挿し込み、管軸を合わせた後、一気に標線まで挿し込むこと。
また、口径に係わらず挿入機を用いて行うこと。

2

カビニル管と鋳鉄管を接合するときは、ロング形ＶＣジョイントを用いること。

キ

分岐部・曲り部又は断面減少部分には必要に応じて、離脱防止金具を取り付けること。

水道用ポリエチレン管の接合に当たっては、次に掲げるところによる。
接合は、冷間工法とし、金属継手を使用する。

(1)

金属継手（挿し込み形継手）による接合
ア

継手は、管種（１種２層管）に適合したものを使用する。

イ

管が入りやすいように面取りを行う。

ウ

ウエスで管の汚れを拭き取り、管にキズがついていないか確認をする。

エ

接合前にソケット部受口のＯリング、ウェッジリングの有無、傷、ねじれ、ゴミなどの異物の付着等を確認する。

オ

継手を軽くひねるようにしながら管軸に対して平行に標線まで十分に挿し込む（滑剤を塗布する必要があるものは、滑剤を管に塗った後、継手に挿し込む。）

カ

接合後、受口のすき間に砂等が入らないように、防食テープ等で巻いて保護する。

5－6

(2)

作業上の注意ア

接合（異種管接合を含む。）はポリエチレン管専用の継手を使用し、使用継手ごとの方法により確実に行うこと。

3

イ

挿し口には、挿し込み長さを確認するため、標線の表示を行うこと。

ウ

管の挿入は標線まで確実に行うこと。

水道配水用ポリエチレン管のＥＦ継手の接合方法は次に掲げるところによる。

(1）

管に傷がないかを点検し有害な傷がある場合は、その箇所を切断除去するものとする。

(2） 管端から測って規定の差込長さの位置に標線を記入し、削り残しや切削むらの確認を容易にするため、切削する面にマーキングするものとする。
(3） スクレーパを用いて管端から標線までの管表面を切削(スクレープ)する。スピゴット継手類についても管と同様に取扱うものとする。
(4）

切削面とEF ソケット内面の受口全体をエタノール又はアセトン等を浸み込ませたペ一パータ
オル等で清掃する。清掃は、きれいな素手で行うものとする。軍手等手袋の使用は厳禁である。

(5）

切削・清掃した管を挿入し、端面に沿って円周方向に標線を記入するものとする。

(6）

管を標線位置まで挿入し、固定クランプを用いて管を固定するものとする。

(7）

管に一定の電力を供給するには、コントローラを使用する。コントローラヘの供給電源(発電機等)は、必要な電圧と電源容量が確保されていることを確認し、電源を接続、コントローラの
電源スイッチを入れる。共用タイプ以外のコントローラはEF 継手とコントローラが適合していることを確認するものとする。

(8） 管の端子にコントローラの出力ケーブルのコネクタを接続し、コントローラに附属のバーコー
ドリーダーで融着データを読み込ませるものとする。
(9） コントローラのスタートスイッチを入れ通電を開始する。通電は自動的に終了する。なお、継手に通電終了時刻を継手に記入する。
(10)端子のインジケータが左右とも隆起していることを確認する。コントローラの表示が正常終了を示していることを確認するものとする。

(11)

融着終了後、通電終了時刻に規定の冷却時間を加算したクランプ取り外し可能時刻及び接合者
氏名を継手に記入し、静置・冷却する。冷却中は固定クランプで固定したままにし、接合部に外力を加えない。
冷却時間

呼び径(mm)
冷却時間(分)

50
5

75

100
10

5－7

(12)

冷却終了後、固定クランプを取り外して接合作業を終了する。

(13)

融着作業中の EF 接合部では、水が付着することは厳禁である。 水場では十分なポンプアッ
プ、雨天時にはテントによる雨よけなどの対策が必要である。 また、管内からの水及び結露等に対しても考慮した施工を行うこと。

①通電により発熱し、樹脂を溶融させる電熱線②通電されたことを示すインジケータ③通電時間などを制御するコントローラ(14)

通水は、最後のEF 接合が終了し固定クランプを外せる状態になってから、呼び径50mm、75mm、100mm のEF 継手は30 分以上経過してから行うものとする。なお、メカニカル継手による接合の場合は、接合完了後すぐに通水ができるものとする。
(15)

水道配水用ポリエチレン管用EF コントローラ・専用工具は、融着不良や動作不良等のトラ
ブル、感電及び火災等の事故を引き起こす場合があることから、トラブルや事故を未然に防止するため、日常点検及び定期点検を実施するものとする。

(16)

接合作業は，その都度必要事項をチェックシートに記入しながら行うものとする。

(17)

石、まくら木等の固形物及び構造物等が管に直接当たらないようにするものとする。また、埋戻しの際には、鋭利な埋戻し材が管に直接当たらないようにするものとする。

(18)

詳細については「水道配水用ポリエチレン管及び管継手施工マニュアル」(配水用ポリエチ
レンパイプシステム協会)を参照するものとする。

5－8

4

硬質塩化ビニルライニング鋼管のねじ接合に当たっては、次の掲げるところによる。

(1)

ねじは、パイプねじ切り盤、オスター形ねじ切り器等を用いて JIS B 0203 に規定する管用テーパーねじを成形する。

(2)

ねじ切りは、均等に切り、ねじ込みの山の数は６以上とし、かつ、ねじ山の露出は最小限にする。

(3)

ねじ成形に当たっては、水質に影響を与えない水溶性切削油を管内に流入させないように使用
して、局部加熱を避ける。

(4)

ねじ込み接合は、管端防食継手を使用することとし、ねじ部を清掃した後、水道用シールテー
プを巻くか、水道用シール剤等水質に影響を与えないものを使用し、シール剤等が管内に流れ込
まないよう注意して慎重にねじ込み、外部のねじ露出部分は、防食塗料等で保護する。
ねじ接合標準締付けトルク（一般用）（ＷＳＰ標準値）

5

単位：Ｎ・ｍ｛㎏ f･m｝

呼び径（㎜）

15A

20A

25A

32A

38A

50A

75A

締め付けﾄﾙｸ

40.0

60.0

100

120

150

200

300

{4.1}

{6.1}

{10.2}{12.2}{15.3}{20.4}{30.6}

ダクタイル鋳鉄管の接合に当たっては、次に掲げるところによる。

(1)

メカニカル継手による接合
ア

接合に先立ち、挿し口及び受口の内面に付着している油、砂、その他の異物を完全に取り除く。

イ

挿し口とゴム輪に所定の滑剤を塗布しゴム輪を挿し口に挿入する。

ウ

挿し口を受口に静かに挿入し、挿し口の管端が受口奥より約３㎜の間隔となるよう固定する。

エ

ゴム輪を受口に密着させ、ボルトを受口側より挿入して押輪をナットで締めながらゴム輪を押し込む。この場合、片締めにならないよう均等に対角方向から次の表のトルクまで締め付ける。
メカ継手ボルトの締付けトルク表

単位：Ｎ・ｍ｛㎏ f･m｝

呼び径(㎜)

締付けトルクボルトの呼び径７５60.0｛6.1｝

Ｍ１６

１００～６００100｛10.2｝

Ｍ２０

注：締付けトルクは初期の値を示す。

5－9

(2)

ＳⅡ形継手による接合
ア

メカニカル継手と同様に挿し口及び受口の清掃を行う。

イ

挿し口外面及び受口内面に滑剤を塗布し、ゴム輪、バックアップリング、ロックリングを正しい方向にセットする。

ウ

受口（挿し口）に挿し口（受口）を挿入する。その場合、挿し口外面に表示してある２本の白線のうち管端側の白線の幅の中に受口端面がくるように合わせる。

エ

ロックリング絞り器具を利用してロックリングを絞る。

オ

バックアップリングを受口と挿し口の隙間に、ロックリングに当たるまで適当な棒、板で挿入する。その際、バックアップリングの切断の位置は次のようにする。

(ｱ)

口径 75～150 ㎜では、ロックリングの分割部又は切り欠き部以外の位置。

(ｲ)

口径 200 ㎜以上では、ロックリングの分割部と約 180 °ずれた位置。

カ(3)

ゴム輪、押輪、ボルトを所定の位置にセットし、(2)の標準トルクまで締め付ける。
ＮＳ形継手による接合

ア

メカニカル継手と同様に挿し口及び受口の清掃を行う。

イ

ロックリング心出し用ゴムを受口の所定の位置にしっかりと張り付かせる。

ウ

絞り器具でロックリングをロックリング心出し用ゴムの上に正しくセットする。

エ

ゴム輪をタイトン継手の接合の要領と同様に受口内面の所定の位置に装着する。

オ

挿し口外面のテーパー部から白線までの部分とゴム輪内面の全周にむらなく所定の滑剤を塗布し、ジャッキ等を使用して、挿し口外面に表示してある２本の白線のうち管端側の白線の幅の中に受口端面がくるように挿入する。

カ(4)

受口と挿し口の隙間に薄板ゲージを差し込み、所定の入り込み量を確認する。
GX 形ダクタイル鋳鉄管の接合

ア

GX 形直管の接合(呼び径 75～250)(ｱ)

管の据付及び挿し口の挿入①

据付については、管内部を十分清掃し、水平器、型板、水糸等を使用し、中心線及び高低を確定して、正確に据付けるものとする。

②

挿し口の挿入に際し、挿し口外面に表示してある２本の白線のうち白線Ａの挿し口側の端に受口端面を合わせることを標準とするものとする。

(ｲ)

ゴム輪の位置確認
チェックゲージがゴム輪位置まで挿入できない場合は、継手が曲がりすぎているか接合不良の可能性があるので、継手の角度を戻し再度ゴム輪の位置を確認し、異常があれば解体す

5－10

る等の処置を行うものとする。
イ

GX 形 P-Link の接合(呼び径 75～250）
P-Link 挿し口と直管受口の接合においても前項と同様の取り扱いとするものとする。ただし、P-Link 挿し口外面に表示してある黄線の挿し口側の端に受口端面を合わせることを標準とするものとする。

(5)

フランジ（ＲＦ・ＧＦ）継手による接合
ア

継手、器具等の種類によって使用するボルトの形状寸法が異なっているので定められたものを使用する。
なお、ボルト・ナット、平ワッシャー及びスプリングワッシャーは、ＳＵＳボルト・ナット
を使用し、焼き付け防止剤を塗布すること。

イ

ゴム輪及びパッキンの必要箇所にそれぞれの口径に応じたゴム輪、パッキンを挿し入れたのちに、ボルト穴がずれないように合わせる。

ウ

セットしたボルト・ナットをスパナ又はラチェットスパナ等で固く締め付けるが、その際ナットの締付けは、まず上下のナット、次に左右のナットという順序でほぼ対称の位置にあるナットを交互に小刻みにまんべんなく締め付ける。

エ

ゴム輪が緊密に締まらないときは、無理に締め付けないで、一度取外したのち、十分清掃してからやり直す。
フランジ継手ボルトの締付けトルク表

単位：Ｎ・ｍ｛㎏ f･m｝

呼び径(㎜)

締付けトルクボルトの呼び径

７５～２００60.0｛6.1｝

Ｍ１６２５０～３００90.0｛9.2｝

Ｍ２０

３５０～４００

120.0｛12.2｝

Ｍ２２

４５０～６００

180.0 {18.4｝

Ｍ２４

注：締付けトルクは初期の値を示す。

5－11

ボルト締め付け要領図(6)6異形管の接合に当たって、特殊押輪を使用し、必要に応じて、コンクリート防護を施す。
接合用材料は、次の表の使用上の注意に留意し、目的に適したものを使用すること。
接合作業において接着材、切削油、シール材等の使用が不適当な場合、これらの物質の流失や油臭、薬品臭等が発生する場合があるので必要最小限の材料を使用し、適切な接合作業を行うこと。
接 合 用 材 料

使
１

ねじ接合用シールテープ、シール剤及び

用

上

の

留

意

事

項

シールテープは、日本工業規格（ JIS K 6885）「シール用四ふっ化エチレン樹脂末焼成テープ」）の表示があるものを使用する。

２

防食用材

シール剤は、上水（給水）配管用又は水質基準適合品の表示のあるものを使用する。

３

水道用樹脂ライニング鋼管の管端面防食処理には、適切な防食用材料を使用する。

ビニル管用接着剤

日本水道協会規格(JWWA S 101｢水道用硬質塩化ビニル管の接着剤｣)
又は水道用硬質塩化ビニル管用の表示があるものを使用する。

鋳鉄管用及び合成樹各管の継手専用の滑剤を使用する。

脂管用滑剤
パッキン、ゴム輪

管理者が指定したものを使用する。

注：ビニル管用接着剤には、硬質塩化ビニル管用と耐衝撃性硬質塩化ビニル管用があるので、使用に当たっては注意すること。

5－12

第 6章

水の安全・衛生対策

第１節

汚染防止

【基準事項】
1

飲用に供する水を供給する給水管及び給水用具は、浸出に関する基準に適合するものを用いること。
（省令第２条第１項）

2

行き止まり配管等水が停滞する構造としないこと。ただし、構造上やむを得ず水が停滞する場
合には、末端部に排水機構を設置すること。（省令第２条第２項）

3

シアン、六価クロム、その他水を汚染するおそれのある物を貯留し、又は取り扱う施設に近接して設置しないこと。
（省令第２条第３項）

4

鉱油類、有機溶剤その他の油類が浸透するおそれのある場所にあっては、当該油類が浸透する
おそれのない材質の給水装置を設置すること。又は、さや管等により適切な防護のための措置を講じること。
（省令第２条第４項）

1

工場、店舗等配管規模の大きい給水装置等で配管末端に給水栓等の給水用具が設置されない行き止まり管は、配管の構造や使用状況によって停滞水が生じ、水質が悪化するおそれがあるので避ける必要がある。このため、給水装置の末端部は配管経路を考慮し、常時使用する水栓を設置する等
適切な措置を講じること。

2

学校等のように一時的、季節的に使用されない給水装置には、給水管内に長期間水の停滞を生じることがある。このため、停滞した水を容易に排除できるように排水機構を適切に設けること。

3

給水管路の途中に有毒薬品置場、有害物の取扱場、汚水槽等の汚染源がある場合は、給水管等が破損した際に有毒物や汚物が水道水に混入するおそれがあるので、その影響がないところまで離して配管すること。

4

ビニル管、ポリエチレン管等の合成樹脂管は、有機溶剤等に侵されやすいので、鉱油・有機溶剤
等油類が浸透するおそれがある箇所には使用しないこととし、金属管（ライニング鋼管等）を使用することが望ましい。なお、合成樹脂管を使用する場合は、さや鋼管等で適切な防護措置を施すこと。
ここでいう鉱油類（ガソリン等）
・有機溶剤（塗料、シンナー等）が浸透するおそれのある箇所とは、①ガソリンスタンド②自動車整備工場③有機溶剤取扱い事業所（倉庫、作業場等）等である。

6－1

第２節

破壊防止

【基準事項】
水栓その他水撃作用を生じるおそれのある給水用具は、水撃限界性能を有するものを用いること。
又は、その上流側に近接して水撃防止器具を設置すること等により適切な水撃防止のための措置を講じること。
（省令第３条）1

水撃作用の発生と影響
配管内の水の流れを給水栓等により急閉すると、運動エネルギーが圧力の増加に変わり急激な圧力上昇（水撃作用）がおこる。これにより、配管に振動や異常音がおこり、頻繁に発生すると管の破損や継手の緩みを生じ、漏水の原因ともなる。

2

水撃作用を生じるおそれのある給水装置
実際の給水装置においては、流速は絶えず変化しているので次のような装置又は場所においては水撃作用が生じるおそれがある。

(1)

レバーハンドル式（ワンタッチ）給水栓・ボールタップ・電磁弁・洗浄弁のような開閉時間が短い給水用具(2)

管内の常用圧力が著しく高い所(3)

曲折が多い配管部分

3

水撃作用を生じるおそれのある場合の防止措置(1)

水撃作用発生のおそれのある箇所には、その手前に近接して水撃防止器具を設置すること。

(2)

給水圧が高水圧となる場合は、減圧弁、定流量弁等を設置し給水圧又は流速を下げること。

(3)

水撃圧は流速に比例するので、給水管における水撃作用を防止するには基本的に管内流速を遅くする必要がある（２ｍ／秒以下を標準とする。）。

(4)

ボールタップの使用に当たっては、比較的水撃作用の少ない複式、定水位弁等からその給水用途に適したものを選定すること。

(5)

水撃作用発生のおそれのある配管部分は、水撃作用による影響を少なくするため、金属管を使用する等の措置を考慮すること。

6－2

第３節

侵食防止

【基準事項】
1酸又はアルカリによって侵食されるおそれがある場所にあっては、酸又はアルカリに対する耐食性を有する材質の給水装置を設置すること。又は、防食材で被覆すること等により適切な侵食の防止のための措置を講じること。
（省令第４条第１項）

2

漏えい電流により侵食されるおそれのある場所にあっては、非金属製の材質の給水装置を設置すること。又は、絶縁材で被覆すること等により適切な電気防食のための措置を講じること。
（省令第４条第２項）

1

腐食の種類

(1)

自然腐食
埋設されている金属管は、管の内面を水に、外面は湿った土壌、地下水等の電解質に常に接しているため、その電解質との電気化学的な作用でおこる侵食及び微生物作用による腐食を受ける。

(2)

電気腐食（電食）
金属管が鉄道、変電所等に接近して埋設されている場合、漏えい電流による電気分解作用により侵食を受ける。

2

腐食の形態

(1)

全面腐食
全面が一様に表面的に腐食する形で、管の肉厚を全面的に減少させて、その寿命を短縮させる。

(2)

局部腐食
腐食が局部に集中するため、漏水等の事故を発生させる。また、管の内面腐食によって発生する鉄錆のコブは、流水断面を縮小するとともに摩擦抵抗を増大し、給水不良を招く。

3

腐食のおこりやすい土壌の埋設管
腐食のおこりやすい土壌を次に掲げる。

(1)

酸性又はアルカリ性の工場廃液等が地下浸透している土壌(2)

海浜地帯で地下水に多量の塩分を含む土壌(3)

埋立地の土壌（硫黄分を含んだ土壌等）

4
(1)

防食工
サドル付分水栓等の外面防食
ポリエチレンシートを使用してサドル付分水栓等全体を覆うようにして包み込み明示テープ等
で確実に密着及び固定し、腐食の防止を図る。

6－3

(2)

管外面の防食工管の外面の防食方法は次による。
ア

ポリエチレンスリーブ（以下「ポリスリーブ」という。）による被覆
管の外面をポリスリーブで被覆し粘着テープ等で確実に密着及び固定し、腐食の防止を図る方法である。

(ｱ)

ポリスリーブの固定は、粘着テープで行うこと。

(ｲ)

ポリスリーブの施工方法にはＡ法とＢ法がある。Ａ法はポリスリーブを一体として施行し、Ｂ法はポリスリーブを直部と接合部に分割して施行する方法である。小口径ではＡ法が、大口径ではＢ法がよく採用されている。

(ｳ)ポリスリーブを被覆した管を吊る時はスリングベルトやゴムなどで保護された吊り具を必ず使用する。また、この時、管とスリーブの間で滑りやすいので十分注意する。

イ

外面被覆管の使用
金属管の外面に被覆を施した管を使用する。（例：外面硬質塩化ビニル被覆の水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、外面ポリエチレン被覆の水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管）

ウ

防食テープ巻きによる被覆
金属管に、防食テープ、粘着テープ等を巻付け腐食の防止を図る方法である。施行は、①管外面の清掃②継手部との段差をマスチック（下地処理）で埋めた後、プライマーを塗布する。
③防食テープを管軸に直角に１回巻き、次にテープの幅１／２以上を重ね、螺旋状に反対側まで巻く。そこで直角に１回巻き、続けて同じ要領で巻きながら、巻きはじめの位置までもどる
そして最後に直角に１回巻く。

(3)管内面の防食管の内面の防食方法は次による。
ア

鋳鉄管から分水栓等により分岐する場合、穿孔した通水口には、防食コア等を挿入する。

イ

鋳鉄管を切断して使用する場合、管の切口面にダクタイル管補修用塗料を施すこと。

ウ

内面ライニング管の使用

エ

鋼管継手部の防食
鋼管継手部には、管端防食継手、防食コア等を使用する。

6－4

(4)

電食防止措置電食のおそれのある場所に、金属管を埋設するときは、次に掲げる方法により電食防止措置を講じること。
ア

電気的絶縁物による管の被覆
アスファルト系又はコールタール系等の塗覆装で、管の外周を完全に被覆して、漏えい電流の流出入を防ぐ方法

イ

絶縁物による遮へい
軌条と管との間にアスファルトコンクリート板又はその他の絶縁物を介在させ、軌条からの漏えい電流の通路を遮へいし、漏えい電流の流出入を防ぐ方法

ウ

絶縁接続法
管路に電気的絶縁継手を挿入して、管の電気的抵抗を大きくし、管に流出入する漏えい電流を減少させる方法

エ選択排流法
管と軌条とを、低抵抗の導線で電気的に接続し、その間に選択排流器を挿入して、管を流れる電流が直接大地に流出するのを防ぎ、これを一括して軌条等に帰流させる方法

オ

強制排流法
管と陽極設置体との間に直流電源を設け、電流→排流線→陽極設置体→大地→管→排流線→電源となる電気回路を形成し、管より流出する電流を打ち消す流入電流を作って、電食を防止する方法

カ

低電位金属体の接続埋設法
管に直接又は絶縁導線をもって、低い標準単極電位を有する金属（亜鉛、マグネシウム、アルミニウム等）を接続して、両者間の固有電位差を利用し、連続して管に大地を通じて外部から電流を供給する一種の強制排流方法(5)

その他の防食工ア

異種金属管との接続
異種金属管との接続には、異種金属管用絶縁継手等を使用し腐食を防止すること。

イ

金属管と他の構造物と接触するおそれのある場合
他の構造物を貫通する場合は、ポリスリーブ、防食テープ等を使用し管が直接構造物（コンクリート・鉄筋等）に接触しないよう施行すること。

ウ

腐食のおこりやすい土壌の埋設管にあっては、非金属管を使用する等の措置を講じること。

6－5

第４節

逆流防止

【基準事項】
1

水が逆流するおそれのある場所においては、下記に示す規定の吐水口空間を確保すること。又は、逆流防止性能又は負圧破壊性能を有する給水用具を逆流を防止することができる適切な位置（バキュームブレーカにあっては、水受け容器の越流面の上方 150 ㎜以上の位置）に設置すること。
（省令第５条第１項）

規定の吐水口空間(1)

呼び径が 25 ㎜以下のものについては、次表による。
呼び径

近接壁から吐水口の中心

越流面から吐水口の最下端

の

区

分

までの水平距離までの垂直距離Ｂ

13 ㎜以下25 ㎜以上25 ㎜以上13 ㎜を超え 20 ㎜以下

40 ㎜以上40 ㎜以上20 ㎜を超え 25 ㎜以下

50 ㎜以上50 ㎜以上備考Ａ(ｱ) 浴槽に給水する場合は、越流面から吐水口の最下端までの垂直距離は 50 ㎜未満であってはならない。
(ｲ) プール等水面が特に波立ちやすい水槽並びに事業活動に伴い洗剤又は薬品を入れる水槽及び容器に給水する場合には､越流面から吐水口の最下端までの垂直距離は 200 ㎜未満であってはならない。
(ｳ) 上記(ｱ)及び(ｲ)は、給水用具の内部の吐水口空間には適用しない。

(2)

呼び径が 25 ㎜を超える場合にあっては、次表による。
越流面から吐水口の区

分

壁からの離れＢ

近接壁の影響がない場合最下端までの垂直距離
1.7d’ ＋５㎜以上

近接壁の影響近接壁

３ｄ以下

3.0d’ 以上

がある場合

１面の

３ｄを超え５ｄ以下

2.0d’ ＋５㎜以上場合５ｄを超えるもの

1.7d’ ＋５㎜以上

近接壁

４ｄ以下

3.5d’ 以上２面の４ｄを超え６ｄ以下

3.0d’ 以上場合６ｄを超え７ｄ以下

2.0d’ ＋５㎜以上７ｄを超えるもの

1.7d’ ＋５㎜以上

6－6

Ａ

備考

(ｱ) ｄ：吐水口の内径（㎜）d’ ：有効開口の内径（㎜）(ｲ) 吐水口の断面が長方形の場合は長辺をｄとする。
(ｳ) 越流面より少しでも高い壁がある場合は近接壁とみなす。
(ｴ) 浴槽に給水する場合は、越流面から吐水口の最下端までの垂直距離は 50 ㎜未満であってはならない。
(ｵ) プール等水面が特に波立ちやすい水槽並びに事業活動に伴い洗剤又は薬品を使う
水槽及び容器に給水する場合には、越流面から吐水口の最下端までの垂直距離は200 ㎜未満であってはならない。
(ｶ) 上記(ｴ)及び(ｵ)は、給水用具の内部の吐水口空間には適用しない。

2

事業活動に伴い、水を汚染するおそれのある有害物質等を取り扱う場所に給水する給水装置にあっては、受水槽方式とすること等により適切な逆流防止のための措置を講じること。
（省令第５条第２項）

給水装置は、一定の圧力で給水しているため外部から水が流入することはないが、断水、漏水等により、逆圧又は負圧が生じた場合、逆サイホン作用により水が逆流し、当該使用者はもちろん、他の使用者に衛生上の危害を及ぼすおそれがある。このため吐水口を有し、逆流を生じるおそれのある箇所ごとに、①吐水口空間の確保②逆流防止性能を有する給水用具の設置③負圧破壊性能を有する給水用具の設置のいずれかの措置を講じなければならない。
1

吐水口空間
吐水口空間は、逆流防止のもっとも一般的で確実な手段である。受水槽、流し、洗面器、浴槽等に給水する場合は、給水栓の吐水口と水受け容器の越流面との間に必要な吐水口空間を確保する。
この吐水口空間は、ボールタップ付きロータンクのように給水用具の内部で確保されていてもよい。

(1)

吐水口空間とは給水装置の吐水口最下端から越流面までの垂直距離をいう。

(2)

越流面とは洗面器等の場合は当該水受け容器の上端をいう。また、水槽等の場合は立取り出しにおいては越流管の上端、横取り出しにおいては、越流管の中心をいう。

(3)

確保すべき吐水口空間
ア

呼び径 25 ㎜以下のものは、基準事項の規定の吐水口空間（1）によること。

イ

呼び径 25 ㎜を超える場合は、基準事項の規定の吐水口空間（2）によること。

6－7

〔参考１〕

洗面器等の場合の吐水口空間①吐水口の内径ｄ②こま押さえ部分の内径③給水栓の接続管の内径
以上三つの内径のうち、最小内径を有効開口の
内径ｄ´として表わす。
（注：Ｂの設定は呼び径が 25 ㎜を超える場合の設定）〔参考２〕

水槽等の場合の吐水口空間(注：Ｂの設定は呼び径が 25 ㎜を超える場合の設定)

6－8

〔参考３〕

呼び径 25 ㎜を超える場合の吐水口空間＊

d’ を呼び径とした場合（小数点以下切り上げ）

越流面から吐水口の最下端までの垂直距離
区分

壁からの離れＢ（単位：㎜以上）

呼び径（㎜）

2

Ａ

30

40

50

75

100

150

近接壁の影響がない場合

56

73

90

133

175

260

近接壁の

近接壁

３ｄ以下

90

120

150

225

300

450

影響があ

１面の

３ｄを超え５ｄ以下

65

85

105

155

205

305

る場合

場合

５ｄを超えるもの

56

73

90

133

175

260

近接壁

４ｄ以下

105

140

175

263

350

525

２面の

４ｄを超え６ｄ以下

90

120

150

225

300

450

場合

６ｄを超え７ｄ以下

65

85

105

155

205

305

７ｄを超えるもの

56

73

90

133

175

260

逆流防止措置
吐水口空間の確保が困難な場合、あるいは給水栓などにホースを取り付ける場合、断水、漏水等により給水管内に負圧が発生し、吐水口において逆サイホン作用が生じた際などに逆流が生じることがあるため、逆流を生じるおそれのある吐水口ごとに逆止弁、バキュームブレーカ又はこれらを内部に有する給水用具を設置すること。

3

逆止弁

(1)

逆止弁の設置ア

逆止弁は、設置個所により、水平取付けのものや立て取付け可能なものがある。また、構造的に損失水頭が大きいものがあることから、適切なものを選定し設置すること。

イ(2)

維持管理に容易な箇所に設置すること。
逆止弁の種類
逆止弁は、逆圧による水の逆流を防止するもので、ばね式、リフト式、スイング式、ダイヤフ

ラム式等がある。
(3)

管理者が指定する逆止弁
メーターの上流側には、管理者が指定するボール型逆止弁付伸縮止水栓を設置しなければならない。
（第４章第４節参照）

6－9

4

バキュームブレーカ
給水管内に負圧が生じたとき、逆サイホン作用により使用済の水その他の物質が逆流し水が汚染されることを防止するため、負圧部分へ自動的に空気を取り入れる機能を持つ給水用具。

(1)

負圧を生じるおそれのあるもの
ア

洗浄弁等
大便器用洗浄弁を直結して使用する場合、便器が閉塞し、汚水が便器の洗浄孔以上に溜まり、給水管内に負圧が生じ、便器内の汚水が逆流するおそれがある。

イ

ホースを接続使用する水栓等
機能上又は使用方法により逆流の生じるおそれがある給水用具は、ビデ、ハンドシャワー付
水栓（バキュームブレーカ付きのものを除く。）、ホースを接続して使用するカップリング付水栓、散水栓、化学水栓等がある。特に給水栓をホースに接続して使う洗車、池、プールへの給水などは、ホースの使用方法によっては給水管内に負圧が生じ、使用済の水、洗剤等が逆流す
るおそれがある。

(2)

種類
バキュームブレーカの種類は、圧力式及び大気圧式がある。
ア

圧力式

イ

大気圧式

6－10

(3)

設置場所
圧力式は、給水用具の上流側（常時圧力のかかる配管部分）に、大気圧式では給水用具の最終の止水機構の下流側（常時圧力がかからない配管部分）とし、水受け容器の越流面から 150 ㎜以
上高い位置に取り付ける。

5

水道水を汚染するおそれのある有害物質等を取扱う場合
化学薬品工場、クリーニング工場、写真現像工場、メッキ工場等水を汚染するおそれのある有毒物等を取り扱う場所に給水する給水装置にあっては、一般家庭等よりも厳しい逆流防止措置を講じる必要がある。
このため、最も確実な逆流防止措置をして受水槽方式とすることを原則とする。

6－11

第５節

凍結防止

【基準事項】
屋外で気温が著しく低下しやすい場所その他凍結のおそれがある場所にあっては、耐寒性能を有する給水装置を設置すること。又は、断熱材で被覆すること等により適切な凍結防止のための措置を講じること。
（省令第６条）1

凍結のおそれがある場所では、①耐寒性能を有する給水用具を設置する ②給水装置を発泡スチロ
ール、ポリスチレンフォーム、ポリエチレンフォーム等の断熱材や保温材で被覆する ③配管内の水抜きを行うことのできる位置に水抜き用の給水用具を設ける ④凍結防止ヒーターを使用する⑤

屋外配管は凍結深度より深く埋設する等の凍結防止策を講じる必要がある。凍結のおそれのある箇所を次に掲げる。

１

２

３

2

凍

結

・

水路等を横断する上越し管・外壁部の外側露出配管（受水槽周り、湯沸器周りを含む。）

・

通路の壁、へい等の壁内立上り配管

・散水、洗車用等の立上り給水栓

温度条件が屋・

車庫、倉庫、工場、作業場等の屋内の立上り配管

外に準ずる屋・

事務所、店舗、住宅等の天井裏、床下、パイプシャフト内の配管

内・

集合住宅の階段、廊下及び貯水タンク室、機械室内の配管・外壁部の羽目板内、貫通部の配管

・

屋内の露出配管

・

屋内の間仕切壁の埋込配管

屋外

屋内

の

お

そ

れ

の

あ

る

箇

所

凍結のおそれがある場所の屋外配管は、原則として地中に設置し、かつ、埋設深度は凍結深度より深くする。下水管等があり、やむを得ず凍結深度より浅く布設する場合又は擁壁、側溝、水路等の側壁から隔離が十分にとれない場合は、保温材（発泡スチロール等）で適切な防寒措置を講じること。

3

防凍被覆の厚さ及び方法は、「凍結実験資料」等を参考にし、配管の位置、建物の構造、給水管の水抜き装置の有無及び凍結防止ヒーター等の措置の有無等を考慮して決定する。

6－12

4

施工に当たっては、次に掲げるところによる。
(1)

床下配管は、通風口を避けた位置に配管すること。

(2)

防寒材料は、濡れると凍結を早めるので、雨水等が侵入しないよう施工すること。

(3)

屋外の散水、洗車用等の立上り給水栓は、凍結防止、損傷防止を考慮し水栓柱を使用すること。

(4)

屋外の保温にあっては、保温材のうえに更に鉄板巻き又は鞘管等で外装する。保温材料は専用の保温筒を使用すること。

(5)

異常低温時には、被覆材による凍結防止にも限界があるので、管内の水を排出させるため、メーター付近又は軒下等で排水し易い箇所に水抜き用の埋設型散水栓を設置すること。

〔参考１〕

立上り給水管の標準施工図

6－13

〔参考２〕

凍結実験資料

口径
管

１３
１３
１３
２０
２０
２０
１５Ａ
１５Ａ
１５Ａ
２０Ａ
２０Ａ
２０Ａ

０
１０
２０
０
１０
２０
０
１０
２０
０
１０
２０

種

ＶＰ
ＶＰ
ＶＰ
ＶＰ
ＶＰ
ＶＰ
ＳＧＰ
ＳＧＰ
ＳＧＰ
ＳＧＰ
ＳＧＰ
ＳＧＰ

〔参考３〕

ａ

（㎜）

保温厚
（ウレタンフォーム）（㎜）

水温５℃、気温－５℃
管内の水が０℃になるまでの所要時間
時間
分
３５
４５
１：４５
４０
１：００
２：４０
２５
５０
１：００
４０
１：００
１：２０

保温材の厚さなど（ＨＡＳＳ

２０４

水温５℃、気温－１０℃

管内が完全凍結するまでの
所要時間
時間
分
３：０５
９：１５
１３：４０
４：５０
１７：３０
２４：４５
２：１０
７：２５
１２：２５
４：００
１２：５５
１８：５０

管内の水が
０℃になるまでの所要時間
時間
分
３０
４５
５０
４０
１：００
１：２０
３０
５０
１：１５
３０
１：１５
１：４０

管内が完全凍結するまでの
所要時間
時間
分
１：３０
５：００
７：００
２：４５
８：１５
１３：００
１：３０
４：４０
６：３０
２：００
６：３０
１２：０５

給排水その他設備工事標準仕様書）

一般の場合（条件：管内水温 15℃、周囲気温 30℃、相対湿度 85％）

管径（A）

15

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

250

300

被覆厚（㎜） 20

20

20

20

20

20

25

25

25

25

30

40

50

50

保 温 材

ｂ

ロックウール保温筒１号・グラスウール保温筒・フォームポリスチレン保温筒３号

多湿箇所の場合（条件：管内水温 15℃、周囲気温 30℃、相対湿度 90％）

管径（A）

15

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

250

300

被覆厚（㎜） 25

25

30

30

30

30

30

40

40

40

40

40

50

50

保 温 材

ロックウール保温筒１号・グラスウール保温筒・フォームポリスチレン保温筒３号

6－14

第６節

クロスコネクション防止【基準事項】
当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結しないこと。（政令第５条第１項第６号）

一つの給水装置があるとき、これを他の管、設備又は施設に接合することをクロスコネクション（誤接合）という。特に、水道以外の配管等との誤接合の場合は、水道水中に、排水、化学薬品、ガス等の物質が混入するおそれがある。
安全な水の確保のため、給水装置と当該給水装置以外の水管、その他の設備とを直接連結することは絶対に避けなければならない。
近年、多目的に水が使用されることに伴い、用途の異なる管が給水管と近接配管され、外見上判別しがたい場合もある。したがって、クロスコネクションを防止するため、管の外面にその用途が識別できるよう表示する必要がある。
給水装置と接続されやすい配管を例示すると次の通りである。
1

井戸水、工業用水、再生利用水の配管

2

受水槽以下の装置の配管

3

プール、浴場等の循環用の配管

4

水道水以外の給湯配管

5

水道水以外のスプリンクラー配管

6

ポンプの呼び水配管

7

雨水管

8

冷凍機の冷却水配管

9

排水管等
〔参考〕

接続してはならない配管例（給水管に工業用水管、井水管等を直結して切替使用を図っ
たもの。）

6－15

第 7章

給水装置の工事検査

第１節

工事検査

【基準事項】
1

指定工事業者は、施行規程第７条の規定によりしゅん工検査を申請するときは、給水装置の工事の完了後、速やかに、申請しなければならない。（指定工事業者規程第１６条第１項）

2

指定工事業者は、前項の検査の結果、管理者から当該工事の手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて管理者の検査を受けなければならない。
（指定工事業者規程第１６条第２項）

3

管理者は、指定工事業者が施工した給水装置に関し、法第１７条の規定による給水装置の検査の必要があると認めるときは、当該給水装置に係る給水装置の工事を施行した指定工事業者に対し、当該工事に関し第１３条第１号の規定により指名された主任技術者又は当該工事を施行した事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることができる。
（指定工事業者規程第１７条）

1

指定工事業者は、当該給水装置工事の内容並びに給水装置の構造及び材質の基準適合について説明できる主任技術者を立ち会わせ、引渡し前及びしゅん工後５日以内に工事の検査を受けること。

2

管理者は、完成配管図面等に基づき、屋内にて水栓の位置及び数の確認、当該給水装置を設置した室番等とメーター番号との照合、メーターの設置状態、水圧検査の適否、漏水及び無計量水栓の有無、給水装置の構造及び材質の基準適合等について特に留意し、確認、検査を行う。その際に、メーター及びメーター周辺の写真を給水装置申込書兼設計書に添付する。

3

工事の検査において、工事の施行、提出書類等に修正等の指摘事項があった場合は、「給水装置工事しゅん工検査申請書」〔施行規程様式第３号〕により処理する。この場合、指定工事業者は、１０日以内に手直し等を行い適正に処理すること。

4

管理者は、給水装置の所有者及び使用者が、将来の維持管理を円滑かつ迅速に行えるよう、当該給水装置の給水装置番号を記載した「給水装置標識」〔施行規程様式第２０号〕を、工事の検査時に管理者が指定した箇所に貼付する。

7－1

第２節

か

し

瑕疵責任

【基準事項】
指定工事業者が施行した給水装置の工事で、当該給水装置の工事しゅん工後１年以内に破損した
ときは、施行者の費用で補修する。
（施行規程第９条）

給水装置の工事は、当該装置ごとに施工方法が異なる受注工事であり、この装置の大部分は、地中又は壁中に埋設されるため、引き渡しの時点に、申込者又は請負建築業者等が、すべての装置について、瑕疵のないことを確認することは非常に困難な性質を有している。
このため、指定工事業者は給水装置の工事（受水槽以下の装置の工事を含む。）が完了し、申込者又は請負建築業者等に当該装置を引き渡した後において、自己の原因による瑕疵又はその瑕疵による損害が発生したときは、責任をもって速やかに当該瑕疵の補償又は損害の賠償を行うこと。
また、平素から迅速な対応を行うため、当該装置の引き渡し時には、所有者又は使用者が、緊急時等に速やかに連絡を取ることができる措置を講じるなど、万全な体制を設けるよう心がけなければな
らない。

第３節

提出書類

【基準事項】
給水装置の工事のしゅん工検査を受けようとする者は、給水装置工事しゅん工検査申請書（施行規程様式第３号）その他管理者が別に定める書類を提出しなければならない。（施行規程第６条）

1

オフセット平面図「水道施設情報管理システム」の平面図等の更新、修正をするため、管理者が別に定める「しゅん工図作成基準」に準拠して作成する。
オフセットを必要とする箇所は次のとおりとする。
①

配水管からの取り出し位置、及び配水管の深さ②

給水管の管種、口径③

止水栓、メーターの位置④

仕切弁、消火栓等の弁類の位置⑤

その他配水管布設工事に準じた必要箇所

7－2

(1)

図
ア

面
マッピングシステムに入力されている図面の場合(ｱ)

出図した縮尺２００分の１の図面を利用して、オフセット作成をする。

(ｲ)

出図図面はオフセット作成時までに、担当者から受け取ること。

イ

マッピングシステムに入力されていない図面の場合(ｱ)

開発に伴うものは、開発図面の縮尺５００分の１の地形図で作成する。

(ｲ)

その他については、従来どおりとする。

(2)

家形図
ア

家形の２角を２点オフセットする。

イ

家形全体が作図できないときは、縮尺の入った建物図面等のコピーを添付する。

（3） 写真帳
幹線工事等で、管理者が必要と認めたとき。
（4） その他
給水装置工事しゅん工検査合格証明書〔要綱様式第３号〕を必要とするときは、地形図、幹線のオフセット図を各２部ずつ給水装置工事しゅん工検査合格証明書下付願〔要綱様式第２号〕申請の時までに提出すること。

7－3

第８章

中高層建物直結給水施工基準

第１節

目的

【基準事項】
中高層建物直結給水施工基準(以下「基準」という。)は、構造材質規程第１２条の規定に基づき、配水管の水圧のみを利用して建物の４・５階へ直接給水する場合及び給水管の配管途中に設置した直結給水用増圧装置（以下「増圧装置」という。）を利用して建物へ給水する場合の給水装置の設計及び施工等について必要事項を定め、適正な運用を確保することを目的とする。

第２節

用語の定義

【基準事項】
この基準における用語の定義は次のとおりである。
1

直結直圧方式
直結方式の一つで、配水管の水圧のみを利用して直接給水する方法

2

直結増圧方式
直結方式の一つで、給水管の配管途中に設置した増圧装置により給水する方法

3

高置水槽直結直圧方式
配水管の水圧のみを利用して直接高置水槽に貯水し給水する方法（既設建物に限る。）

4

高置水槽直結増圧方式
給水管の配管途中に設置した増圧装置により高置水槽に貯水し給水する方法（既設建物に限る。
）

5

直結直圧・直結増圧併用給水
直結直圧方式と直結増圧方式を併用して給水すること。

6

直結給水用増圧装置
直結給水用増圧ポンプ及び給水管･弁類･圧力水槽などの付帯設備をユニット化したもの

8－1

給水方式を図式化すると次のようになる。

直 結 直 圧 方 式

直 結 方 式

直結直圧・直結増圧併用給水

直 結 増 圧 方 式

給 水 方 式

併 用 方 式

高置水槽直結直圧方式
受水槽方式（既設建物で直結方式に切替えできない場合に限る）

高置水槽直結増圧方式

第３節

1

適用要件

対象区域
直結直圧方式及び直結増圧方式の対象区域は、配水管の最小動水圧がそれぞれ所定の水圧を将来とも継続して確保できる区域とする。

（1） 直結直圧方式の対象区域は、建物の４階までは配水管の最小動水圧が０.３０ＭPa 以上、建物の５階までは配水管の最小動水圧が０.３５ＭPa 以上の区域とする。
なお、配水管の最小動水圧が所定の水圧未満の場合、４・５階への給水は原則として直結増圧方式又は受水槽方式となるが、管理者が決定する設計水圧に基づき水理計算を行い、残存水圧が確保できる場合は直結直圧方式とすることができる。
（2） 直結増圧方式の対象区域は、近隣建物への影響を考慮して、配水管の最小動水圧が０.２０ＭP
以上の区域とする。

2

対象建物
対象建物は、住宅専用建物、事務所・店舗等の非住宅建物及び住宅・非住宅が混在する併用建物を問わず本基準を満たす建物とする。ただし、各階の階高は３ｍを標準とし、建物の直結方式部分の計画一日使用水量は５０㎥以下とする。

8－2なお、次に掲げる場合は受水槽方式とする。
1

水圧が不十分で所要の水圧・水量が得られない建物（例）高台等の低水圧区域にある建物

2

一時的に多量の水を使用する建物（例）学校、公衆浴場、多量の水を使用する製造工場、プールなど水使用が極端に集中する建物及び付近の給水に支障を及ぼすおそれのある建物

3

断水作業の実施が困難な建物（例）入院又は手術設備のある病院、ホテルや旅館、大規模レストラン、デパート及び配水管の断水、減圧時に業務の支障となる飲食店ビルなどの常時給水が求められる建物

4

配水管の水を汚染するおそれのある建物（例）クリーニング工場、メッキ工場、有毒薬品を取り扱う化学薬品工場及び印刷工場など水が配水管に逆流した場合、重大な水質汚染事故となるおそれのある建物

5

常時一定の水量、水圧を必要とする建物（例）大規模な空調、電気機器などに補給水を常時必要とする建物

6

水道に直結できない器具を使用する建物（例）給水装置の構造及び材質の基準に適合しない機器などを設置している建物

直結直圧・直結増圧併用方式の場合、それぞれの方式を合わせた直結方式全体の計画一日使用水量
は、５０㎥以下とする。

3

分岐可能な配水管口径
分岐可能な配水管口径は、７５㎜以上３００㎜以下とする。ただし、口径３００㎜を超える配水管にあっても、管理者が特に認めたものについては、この限りではない。

やむを得ず口径３００㎜を超える配水管から分岐しようとするときは、あらかじめ管理者と協議すること。

4

分岐引込管口径
分岐引込管口径は、２５㎜以上７５㎜以下とし、かつ、分岐しようとする配水管口径の 4 分の 3

以下とする。ただし、単一管路又は行き止まり配水管からの分岐にあっては、配水管口径の 5 分の3 以下とする。

8－3

第４節

給水方式の併用【基準事項】
1

建物の種類や使用目的に応じて、直結直圧方式、直結増圧方式及び受水槽方式を併用して給水することができる。ただし、直結直圧方式は５階までとする。

2

配水管等からの分岐引込みは 1 給水装置 1 分岐とし、宅地内で各給水系統ごとに分岐し、その区分を明確にすること。

3

併用して給水する場合、配水管形態が輻輳する給水形態は避けること。

第５節

事前協議

【基準事項】
1

事前協議
協議申込者は、設計着手前に当該建物の設計水圧を決めるため、直結給水事前協議申請書（要綱様式第 18 号）に必要事項を記入し、関係図面を添えて管理者に申し込むものとする。

2

設計協議
協議申込者は、当該建物が本基準を満足していることを確認するため、給水設計協議確認書（要綱様式第 20-1 号、20-2 号）に必要事項を記入し、次に掲げる関係図面を添えて申し込むものとする。
(1)

建築物の平面図及び系統図
給水管及び取付器具等の詳細がわかるもの(2)

水理計算書（要綱様式 20-3 号～20-7 号）
設計水圧に基づき水理計算を行い、所要の同時使用水量が得られることなどを確認すること。また、水理計算書には、給水装置の配管立体図を記入するものとする。

構造材質規程第１２条第２項の規定により給水方式は管理者が定めるものであるが、決定の根拠となる諸条件を把握するために、直結給水事前協議申請書により事前協議を行うものとする。
また、設計者は施主に対して直結直圧方式、直結増圧方式及び受水槽方式の長所・短所等を十分説明するとともに、事前調査及び現地調査などにより工事内容を充分に把握した後、事前協議にあたるものとする。
なお、事前協議の提出は、管理者が工事予定地付近の水圧状況を実地調査するため、日数を必要とすることから、余裕をもって行うこと。

8－4

第６節

設計水圧

【基準事項】
水理計算に用いる設計水圧は、配水管の最小動水圧を基に管理者が決定する。

設計水圧は、連続して２４時間以上の現地水圧調査、配水管の整備状況及び将来の水需要予測などを考慮した配水管の最小動水圧を基に決定する。この場合、設計水圧は、原則として配水管の最小動水圧から０.０５ＭPa 差し引いた値とする。
なお、現地の実測水圧が高い地区にあっても、将来、配水管水圧の均一化及び安定化を図る必要があるため、設計水圧の上限は、０.３０ＭPa とする。

第７節

同時使用水量【基準事項】
1

集合住宅の同時使用水量は、次のいずれかの方法により求める。ただし、1 戸の水量について
は、２４ℓ /分（ワンルームマンション、１Ｋ及び１ＤＫについては１６ℓ /分）としてよい。
(1)

優良住宅部品認定基準（ＢＬ認定基準）による方法(2)

器具給水負荷単位による方法(3)

各戸水量と同時使用戸数率による方法(4)

器具別使用水量と同時使用水栓率による方法

2

非住宅の同時使用水量は、次のいずれかの方法により求める。
(1)

器具給水負荷単位による方法(2)

器具別使用水量と同時使用水栓率による方法

同時使用水量の各算出方法については、第２章第５節「計画使用水量の決定」によるものとする。
なお、同時使用水量の算定にあっては各種算定方法の特徴を考慮し、建物の使用実態に即した方法を選択すること。

8－5

第８節

設計流速

【基準事項】
給水主管の管内流速は２.０ｍ/秒以下とする。

給水主管は、水撃作用の防止及び圧力損失の低減化を図るため、その管内流速が２.０ｍ/秒以下となるよう設計すること。

第９節

水道メーターの口径の決定【基準事項】
1

水道メーター（以下「メーター」という。）の口径決定は、原則として第２章第４節「水道メー
ターの口径の決定」によるものとし、器具給水負荷単位表を基に、メーター適用基準表により決定する。

2

集合住宅の 4 階以上へ直結直圧方式により給水する場合は、圧力損失を低減するため、４階以上の各戸に給水するためのメーター口径は２０㎜以上とする。ただし、ワンルームマンション 1
Ｋ、１ＤＫを含む。
）については、同時使用率及び使用水量を考慮しメーター口径を１３㎜とすることができる。

8－6

第１０節

水理計算方法【基準事項】
給水管の口径、増圧装置の全揚程等は、設計水圧、同時使用水量及び設計流速に基づき、水理計
算により決定する。

1

直結直圧方式の場合最高位など最悪の条件にある給水器具までの所要水圧が、設計水圧以下であること。
Ｐ0 ≧ Ｐ1 ＋ Ｐ2 ＋ ｈ
Ｐ0 ：

設計水圧

Ｐ1 ：

配水管の分岐箇所から最高位など最悪の条件にある給水器具までの給水管や給水器具等の圧力損失

Ｐ2 ：最高位など最悪の条件にある給水器具を使用するために必要な圧力（給水器具の最低必要水圧）ｈ：

配水管の分岐箇所と最高位など最悪の条件にある給水器具の高低差

直結直圧方式における動水勾配線図

8－7

2

直結増圧方式の場合
増圧装置の水理計算は次の算定式による。
(1)

全揚程（増圧装置の加圧分）
Ｈ ＝ Ｐ2 ― Ｐ1

(2)増圧装置直前の圧力
Ｐ1 ＝ Ｐ0 ―（Ｐ3 ＋ ｈ1）≧ 0.05ＭPa(3)

増圧装置直後の圧力
Ｐ2 ＝ Ｐ4 ＋ Ｐ5 ＋ ｈ2
ここで、Ｈ

：

全揚程（増圧装置の加圧分）

Ｐ0 ：

設計水圧

Ｐ1 ：

増圧装置直前の圧力Ｐ2 ：増圧装置直後の圧力（吐水圧力設定値）

Ｐ3 ：配水管の分岐箇所から増圧装置までの給水管や給水器具等の圧力損失

Ｐ4 ：増圧装置から最高位など最悪の条件にある給水器具までの給水管や給水器具等の圧力損失

Ｐ5 ：最高位など最悪の条件にある給水器具を使用するために必要な圧力（給水器具の最低必要水圧）

ｈ1 ：配水管の分岐箇所と増圧装置の高低差

ｈ2 ：増圧装置と最高位など最悪の条件にある給水器具の高低差* 増圧装置の圧力損失は、通常、製造業者の特別な指示がある場合以外は考慮しない。

8－8

第１１節

直結給水用増圧装置【基準事項】
1

増圧装置は、日本水道協会規格「水道用直結加圧形ポンプユニット（JWWA B 130）又は同等
以上の性能を有するものとする。

2

増圧装置は、１建物１ユニットとする。

3

増圧装置の吸込側設計水圧は、０.０５ＭPa 以上確保すること。

4

増圧装置の吸込側圧力発信器は、原則として減圧式逆流防止器の流入側直近に設けるものとし
ポンプ自動停止圧力及びポンプ自動復帰圧力は次のとおりとする。

5(1)

ポンプ自動停止圧力 ＝ 「減圧式逆流防止器の流入側設計水圧 ― ０.０５ＭPa」(2)

ポンプ自動復帰圧力 ＝ 「減圧式逆流防止器の流入側設計水圧」

ポンプの吐出圧力は、建物の最上階など最悪の条件にある給水器具で必要な圧力が確保できること。

6

増圧装置には、故障等の異常を早期に発見し事故を未然に防止するため、警報装置を設置し、管理人室等に警報ブザー又はランプ等で表示すること。

7

増圧装置は、凍結のおそれのない場所に設置すること。

8

増圧装置の流入側及び流出側の接合部分には適切な防振対策を施すこと。

9

増圧装置の設置場所は、定期点検や保守管理のために必要な空間を確保すること。

1

増圧装置は、配水管へ悪影響を及ぼさず、かつ、安定した給水ができるものでなければならない。なお、増圧装置は、呼び径５０㎜以下、吐出圧力０.７５ＭPa 以下のものとする。

2

増圧装置吸込側は常に正圧を保ち、負圧による汚水、空気等の吸込みを防止するものとする。

3

増圧装置の吸込側圧力発信器は、原則として減圧式逆流防止器の流入側直近に設けるものとす
るが、増圧装置までの圧力損失を低減するため、やむを得ず減圧式逆流防止器を増圧装置の吐出側に設ける場合は、増圧装置の吐出側直近に設置するものとする。

4

建物の低層階等で水圧が高くなる場合は、水圧に応じた材料を使用するとともに、必要に応じて減圧弁を設置するものとする。

5

やむを得ず屋外等凍結のおそれのある場所に設置する場合は、適切な凍結防止対策を講じること。

6ポンプの振動が配管に伝播しないよう適切な防振対策を講じること。

8－9

第１２節

逆流防止装置【基準事項】
1

減圧式逆流防止器は、日本水道協会規格「水道用減圧式逆流防止器（JWWA B 134）」又は同等
以上の性能を有するものとし、増圧装置の吸込側に設置すること。

2

減圧式逆流防止器の流入側に止水栓及びストレーナーを、流出側に止水栓を設置すること。

3

減圧式逆流防止器の中間室からの排水は、適切な吐水口空間を確保した間接排水とすること。

4

減圧式逆流防止器には、異常な外部排水を感知する漏水感知装置を設置すること。

8－10

1

増圧装置の吸込側に、逆流に対して信頼性が高く、負圧に対しても有効に働く減圧式逆流防止を設置する。ただし、増圧装置の吸込側で所定の圧力が確保できないおそれがある場合は、増圧装置の吐出側に設置するものとする。

2

減圧式逆流防止器は、その性能を継続的に維持するためには定期点検が必要不可欠であり、適切な点検を行うため、減圧式逆流防止器の前後に止水栓を設けるものとする。

3

減圧式逆流防止器は、その中間室からの排水を早期に発見するため、外部排水を感知することができる漏水感知装置を設置するとともに、管理人室等に異常を知らせる警報ブザー、ランプ等を設置すること。

4

建物内部での水質汚染を防止するため、各階への分岐又は各給水系統ごとに逆止弁を設置することが望ましい。
《参考：減圧式逆流防止器の概略図》

第１３節

水道メーター【基準事項】
メーターの設置条件、施工基準等については、第４章第４節「水道メーター」による。

1

直結増圧方式において、建物の各戸が独立専用の条件を満たしているときは、増圧装置以降の各戸にメーターを設置することができる。

2

直結増圧方式で建物全体を１つのメーターで計量する場合は、メーター流出側に設置するメー
ター用逆止弁を省くことができる。

8－11

第１４節

非常用直結給水栓【基準事項】
直結増圧方式で給水する場合、建物の屋外に非常用給水栓を設置すること。

停電、増圧装置の故障等によりポンプが停止した場合、配水管の水圧のみの給水（増圧装置のバイパス管を経由した給水）となるため、建物の低層階では給水可能だが、高層階では給水できなくなる場合がある。このような事態に備えて、建物の屋外に居住者の誰もが使用することができる非常用直結給水栓を設けるものとする。
なお、非常用直結給水栓の設計及び施工は、第９章第５節「非常用直結給水栓」によるものとする。

第１５節

その他の給水装置【基準事項】
1

直結直圧方式で給水する場合、圧力損失を低減するため、給水主管の立上り口径は４０㎜以上とすること。

2

建物内給水主管の最高部には、空気弁を設置すること。

3

直結直圧方式の最上階等においては、瞬間湯沸器型ガス給湯器、シングルレバー式湯水混合水
栓、フラッシュバルブ式便器など、高水圧を必要とする（圧力損失の大きい）給水器具の設置は極力避けること。

4

消火用設備に常時水を確保する必要がある場合、専用の消火用水槽又は消火用補給水槽を設置すること。また、直結の住宅用スプリンクラー設備等を設置する場合は、直結直圧系統に設置すること。

1

建物の最上階の住宅等にメーターを設置する場合は、圧力損失を低減し、所要水圧を確保するため、メーター及び給水管の口径を一口径増径することが望ましい。

2

給水管内に空気溜まりがあると水の白濁、ウォーターハンマーによる異音が生じるおそれがあることから、建物内給水主管の最高部に空気弁を設置し、維持管理のためにその取付部には止水栓を設けること。

3

高水圧を必要とする給水器具とは、作動水圧が高い給水器具及び多量の水を必要とする給水器具であり、不出水や水圧変動を引き起こす原因となるため設置しないことが望ましい。

4

常時水を確保する必要がある消火用設備については、専用の水槽を設けて給水するものとする。

8－12

また、水圧を利用して作動する消火設備については、停電時には使用できなくなるおそれがあるため、直結増圧方式には設置しないものとする。

第１６節

給水方式

【基準事項】
受水槽方式の既設建物を直結方式に切替える場合は、次のとおりとする。
1

水圧試験（１.７５ＭPa、１分間）を実施し、合格したものは直結直圧方式又は直結増圧方式とすることができる。

2

給水管が老朽化しており、直結直圧方式又は直結増圧方式にすれば漏水する危険性のある建物（水圧試験不合格の建物）は、高置水槽直結直圧方式又は高置水槽直結増圧方式とすることができる。ただし、高置水槽直結直圧方式は５階までの建物とする。

〔１〕 事前確認
受水槽式給水設備を直結給水方式の給水装置に変更する工事の承認を申し込む者（指定工事業者が申込み手続きを委任されている場合は、当該工事業者）は、事前に次の１～３に揚げる場合に応じ、該当する事項を実施、確認する。
なお、管理者は、耐圧試験の試験水圧について当該地域内の夜間を通した１日の間の最大水圧に安全を考慮した圧力を加えたものとすることができる。

１

更生工事の履歴のない受水槽式給水設備から、直結給水方式に切替える場合(1)

既設配管の材料

ア「給水装置の構造及び材質の基準」（以下「構造材質基準」という。）に適合した製品が使用されていることを現場及び図面にて確認する。

イ

構造材質基準に適合した製品が使用されていない場合は、同基準に適合した給水管、給水用具に取り替える。

ウ(2)

埋め込み等により確認が困難な場合は、管理者の判断を求める。
既設配管の耐圧試験
耐圧試験における水圧は 1.75MPa を原則とし、1 分間水圧を加えた後、水漏れ等が生じないことを確認する。ただし、管理者が試験水圧を別に指示した場合はその試験水圧とする。

8－13

(3)

水質試験
ア

直結給水への切替え前において、水道法第２０条第３項に規定する者による水質試験を行い、水道法第４条に定める水質基準を満足していることを確認する。

イ

採水方法は、毎分５Ｌの流量で５分間流して捨て、その後１５分間滞留させたのち採水するものとする。

ウ

試験項目は、味、臭気、色度、濁度のほか、管理者との協議結果に応じて、鉄、ＰＨ等の水質試験を実施する。

２

更生工事を施行した履歴があり、ライニングに使用された塗料、工法及び施行状況が明らかな場合(1)

既設配管の材質
ア

ライニングに使用された塗料が構造材質基準に適合した製品である場合は、施行計画書（工法、塗料、工程表等）及び施行計画に基づく施行報告書（写真添付）並びに塗料の浸出性能基準適合証明書の確認を行う。
イ

なお、塗料が第三者認証品である場合は、浸出性能基準適合証明書に代えて認証登録証の写しとすることができる。

(2)

既設配管の耐圧試験
耐圧試験における水圧は、1.75MPa を原則とし、１分間水圧を加えた後、水漏れ等が生じないことを確認する。ただし、管理者が試験水圧を別に指示した場合はその試験水圧とする。

(3)

浸出性能確認の水質試験
ア

適切な施行が行われたことを確認するため、現地にて水道水を毎分５Ｌの流量で５分間流して捨て、その後１５分間滞留させた水を採取するとともに、管内の水をすべて入れ替
えた後の水を対照水（ブランク）として採取し、公的検査機関で水質試験を行い、構造材
質基準に基づく浸出等に関する基準を満足していることを確認する。

イ

試験項目は、味、臭気、色度、濁度のほか、更生工事に使用された塗料から浸出する可能性のある項目とする。

３

更生工事を施行した履歴があり、ライニングに使用された塗料、工法及び施行状況が確認でき
ない場合
(1)

既設配管の耐圧試験
耐圧試験における水圧は、1.75Mpa を原則とし、１分間水圧を加えた後、水漏れ等が生じないことを確認する。ただし、管理者が試験水圧を別に指示した場合はその試験水圧とする。

(2)

浸出性能試験
ア

ライニングに使用された塗料については、既設給水管の一部をサンプリングし、それを供8－14

試体として公的検査機関で構造材質基準に基づく浸出性能試験を行い、浸出等に関する基準に適合していることを確認する。
イ

既設給水管のサンプリングが困難であり、浸出性能試験が実施できない場合は、現地にて水道水を１６時間滞留させた水（給水設備のライニングされた管路内の水であって、受水槽等の水が混入していないもの）を採取するとともに、管内の水をすべて入れ替えた後の水を対照水（ブランク）として採取し、公的検査機関で水質試験を行い、浸出等に関する基準を満足していることを確認する。この場合において、一度の採水で５Ｌの水を確保できない場合は、同じ操作を繰り返し行い、水量を確保する。

ウ〔２〕

試験項目は、味、臭気、色度、濁度のほか、浸出等に関する項目を行う。

給水装置の工事の申込み

受水槽式の給水設備を給水装置に切替える工事は、既に給水の申込みを受け受水槽まで供給している給水装置に接続する工事であることから、給水装置の変更（改造）工事として取り扱う。
管理者に給水装置に変更する工事の承認を申し込む者（指定工事業者が申込手続きを委任されている場合は、当該工事業者）は、当該工事に関し、次の図書類を入手又は作成し、管理者に対し、
提出する。

図

書

類

１

２

３

給水装置工事申込書○○○

既設配管の材質確認書○

水質試験成績証明書

必要に応じ○

塗料の浸出性能基準適合証明書。ただし、第三者認証品の場合は当該機関の認証登録証の写○ライニングによる更生工事施工時の施工計画書○

同上施工報告書（写真添付）○

浸出性能確認の水質試験成績証明書○

浸出性能試験成績証明書○

誓約書〔要綱様式第１５号〕〔要綱様式第２３号〕
その他管理者が指示した図書

必要に応じ○

必要に応じ○

必要に応じ○○○○

注：表中の 1,2,3 は、P8-13 の〔１〕事前確認に記述されている 1,2,3 のケースの工事をいう。

8－15

〔３〕

管理者の対応管理者は、給水装置の変更工事申込みの際に提出された水質試験等の結果及び既設配管の材質等の情報に基づき、必要に応じて給水装置の維持管理等に関する留意事項を所有者等に周知、指導す
る。
〔４〕
1

直結切替
受水槽方式で給水している既設建物を直結直圧方式又は直結増圧方式に切替えようとする場

合、現在使用している給水管や給水用具等の継続使用は極力避けること。
2

既設の給水管や給水器具を継続使用しようとする場合は、基本調査により政令第５条に規定する基準に適合していることを確認すること。

3

水圧試験は、給水装置の工事申込み前の基本調査の一環として行い、申込者又は使用者立会のもとに実施すること。

〔５〕

高置水槽直結給水

既設配管の取替え及び水圧試験の実施が困難な場合、給水装置の構造及び材質の基準に適合しない機器が設置されている場合は、既設の高置水槽へ直接給水することができるものとする。

第１７節

一括メーター方式への切替え【基準事項】
遠隔指示メーターを設置している既設建物を直結直圧方式及び直結増圧方式に切替える場合
は、一括メーター方式に改造する。

遠隔指示メーターを設置している既設建物を直結直圧方式及び直結増圧方式に切替える場合は、一括メーター方式に改造することを原則とするが、設備所有者が引き続き各戸検針、各戸徴収を希望する場合は、各戸メーターを設置する。ただし、遠隔指示メーターの検定満期までは、各戸メーターの設置を猶予することがある。

8－16

第１８節

高置水槽補給装置【基準事項】
1

高置水槽直結直圧方式又は高置水槽直結増圧方式とする場合は、既設の高置水槽を使用することができる。

2

高置水槽への給水は、原則として定水位弁を使用し、電極棒により水位制御すること。

3

定水位弁を使用する場合、そのパイロット部に主制御用として、通電開型の電磁弁又は電動式
ボール弁を設置し、パイロット部のボールタップは緊急停止用とすること。

4

高置水槽には、補給装置の異常を早期に発見し、事故を未然に防止するため、満水・減水警報装置を設置し、管理人室等に警報ブザー又はランプ等で表示すること。

5

その他の詳細については、第９章第３節「設計及び施工」、同章第４節「受水槽への給水」及び第１０章第２節「各戸メーターの設置基準」に準じて施行すること。

第１９節

切替えに当たっての注意事項【基準事項】
1

給水管口径及びメーター口径は、水理計算を満足する口径とすること。

2

建物内の既設給水管を利用して各階へ給水する場合、立ち下り配管とすることができる。

3

給水主管の最高部には空気弁を設置し、維持管理のためにその取付部には止水栓を設けること。

4

給水管の材質が亜鉛メッキ鋼管の場合は、当該給水管を取替えること。

5

直結直圧方式で給水する場合、給水主管には逆止弁を設置すること。ただし、メーター用逆止弁を設置している場合は省くことができる。

8－17

直結直圧方式を導入した場合

直結増圧方式を導入した場合

8－18

第２０節 工事検査【基準事項】
工事検査は、第７章「給水装置の工事検査」によるほか、直結増圧方式で給水する場合は、次の項目について行う。
1

増圧装置・減圧式逆流防止器の設置が本基準に適合していることの確認

2

増圧装置・減圧式逆流防止器の警報装置の設置、事故等の連絡先を表記した掲示板の設置及び維持管理体制の確認

第２１節

維持管理

【基準事項】
1

増圧装置の設置者は、給水装置の工事申込み時に「承諾書」〔要綱様式第２１号〕を提出するとともに、次の事項について十分留意すること。
(1)

直結増圧方式により給水する場合は、停電、故障等により増圧装置が停止した場合、直ちに断水となってしまうこと。また、その場合は屋外に設置した非常用直結給水栓が使用できることなどを居住者に周知すること。
(2)

増圧装置及び減圧式逆流防止器の点検は、１年以内ごとに１回、定期に行うこと。

(3)

増圧装置及び減圧式逆流防止器の故障等、非常時の緊急連絡先を明記した掲示板等を設置するとともに、居住者に周知すること。
(4)

管理者が行うメーター取替えに伴う断水については、その作業が円滑に実施できるよう協力

すること。
2

非常時の飲料用水を確保するため、直結貯水槽を設置することが望ましい。

増圧装置を含む給水装置の管理責任はすべて設置者にある。従って、水道局は、増圧装置の故障や苦情に対しては一切責任を負わない。また、増圧装置を含むすべての給水装置の修繕や変更等は、指定工事業者が行うこととなる。
また、増圧装置や減圧式逆流防止器は、その性能を継続的に維持するためには、定期的な点検や必要に応じた整備を行うことが必要不可欠である。
なお、増圧装置や減圧式逆流防止器の修理は、専門的な知識が必要であり、水道局や指定工事業者
では対応できないことも考えられるため、製造業者等に連絡できる体制を整備しておくことが必要で
ある。

8－19

（参考）中高層建物直結給水工事申込フロー
給 水 申 込 者

協議者

中高層建物への直結給水を要望

直結給水事前協議
申請書作成（要綱様式第 18 号）

指定工事業者

水道局

事前協議
提出

事

（要綱様式第 18 号）

直結給水事前調査
・

関係図面チェックシート（参考）
設計水圧の決定
水圧測定等

前

回 答 書

協

（要綱様式第 19 号）

回答

直結給水事前協議
回答書作成（要綱様式第 19 号）
要綱様式第18号、要綱様式第19号、参考
写しを保管

議給水装置概要の確認要望

給水設計協議確認書作成（２部）・ 水理計算等提出

給水設計の確認(要綱様式第 20-1～20-7 号)

１部保管(要綱様式第 20-1～20-7 号）

・

平面 立面図等

・様式第２号写し

協議確認済通知
給水設計協議確認済(要綱様式第 20-1～20-7 号)

給水装置工事の申込み

給水装置工事申込書作成（２部）工設 計 審 査（現地調査等）

貼付 要綱様式第 20-1～20-7 号の写し
書類 申請配管図
関係様式

工

事

着

工

給水装置工事承認書

工

事

承

認

工

事

完

了

給水装置完成配管図面作成（2 部）

給水装置完成配管
図面チェック

工

事

検

査

検査立会

メ ー タ ー 出 庫

事

申

込

検査立会

8－20

第９章

受水槽以下の装置の基準

第１節

目的

【基準事項】
受水槽以下の装置の基準は、当該装置の使用者又は所有者の維持管理を適正かつ容易にするため、受水槽以下の装置の基準を定め、適正な運用を確保することを目的とする。

受水槽以下の装置の配管設備の設置及び構造は、建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号第１２９条の２の５（以下「建築基準法施行令」という。）に定めるもののほか、維持管理を適正、かつ容易にするため、受水槽以下の装置の設計及び施工等に関して基準を定める。

第２節

協議書

【基準事項】
受水槽以下の装置を設置する者は、設計に先立ち、給水装置工事設計協議書〔要綱様式第１－１号～要綱様式１－４号〕を２部作成し、管理者と協議した後において設計に当たること。

協議に必要な書類、図面等は、次に掲げるものとし、図面に使用する表示線は、標準表示線（第２章第７節参照）を原則とする。
1

建築物の用途2

計画使用給水量に係る計算書

3

水理計算書

4

容量計算書

5

図面

(1)

付近見取図

(2)

平面図
各階ごとの配管平面図及び各戸メーター設置個所の詳細図

(3)

配管系統図

(4)

受水槽、高置水槽及び副受水槽（以下「貯水槽」という。）に関する詳細図面(5)

必要に応じて局部詳細図

6

その他管理者が必要とするもの

9－1

第３節

設計及び施工【基準事項】
1

受水槽以下の装置は、建築基準法施行令に定めるもののほか、本章で定める受水槽以下の装置の基準及び条例、施行規程、構造材質規程に定める給水装置の基準に準じて設計し、指定工事業者が施行することが望ましい。

2

貯水槽の容量は、計画一日使用水量によって決定し、配水管への影響、断水時等を考慮した給水を確保すること。

受水槽以下の装置は、水道法で規定する給水装置ではないが、設計及び施工に当たっては、建築基準法施行令の規定によるもののほか、条例、施行規程及び構造材質規程に定める給水装置に準じて行
い、次に掲げる事項に留意すること。
1

計画一日使用水量の決定は、第２章第５節「計画使用水量の決定」による。

2

貯水槽の容量(1)

受水槽の貯水容量計画一日使用水量の 0.4～0.6 以上とすること。
なお、災害時の水を確保するため貯水容量を一日分以上とする場合は、残留塩素が法令に定める値以下になるおそれがあるので、塩素注入設備等を設けること。

(2)

高置水槽の貯水容量（中間水槽を含む）
計画一日使用水量の 0.1 以上とすること。

(3)

副受水槽の貯水容量
越流、水撃作用による事故を防ぐため、ボールタップ等の吐水量及び閉止時間を考慮して決定
すること

(4)

消火用水槽の貯水容量
水質保全のため、貯水槽と別水槽とし、必要量確保すること。

3

貯水槽の設置位置(1)

受水槽は、配水管の布設位置より高い位置で、当該建築物の１階床上以上を原則とする。

(2)

受水槽をやむを得ず地下室に設けるときは、副受水槽を当該建築物の１階床以上の位置に設け、いったんこれに給水して、地下室の受水槽に給水する構造とする。

(3)(2) による副受水槽の設置が困難であると管理者が認めた場合は、引込給水管を宅地内において地上２ｍ以上立上げ、頂上部に空気弁を設けることにより、地下室のみに受水槽を設置することができる。ただし、設置するメーターの口径が２５㎜以下の場合は、この限りでない。

9－2

なお、空気弁の設置に当たっては、防凍措置を講じるとともにスルース弁等を取り付けること。
(4)

高置水槽は、最上階の給水器具等の使用に支障をきたさないもので、高さ及び位置を考慮して設け、給水栓等における最低静水圧が 0.05MPa｛0.5㎏ f/㎠｝以上を標準とする。

(5)

高層建築物で下層部の水圧が高くなりすぎる場
合は、最高静水圧が、0.4MPa｛4.1 ㎏ f/㎠｝以下となるよう中間水槽又は減圧弁を設ける等、安全に管理できるように配慮すること。

4(1)

貯水槽の構造
貯水槽は、水槽の容量に応じて、高水位面と水槽の天井との間に、必要な空間（標準高２５㎝以上）を設けること。

(2)

貯水槽は２層式を標準とし、連通管等を設け、水槽内の点検、清掃、補修時における給水に支障をきたさない構造とすること。

(3)

貯水槽は、滞留水が生じることのないよう貯水槽の流入口と流出口を対象的な位置に設ける等の構造とすること。

(4)

各戸メーターを設置した場合において、貯水槽
周辺の排水管に設けたスルース弁等には、無計量給水を防止するため、必ず、封印をすること。

(5)

貯水槽周りの標準図を次に掲げる。
なお、電極棒の設置に当たっては、電磁弁、ポンプ、警報、断水時の水量等を十分に検討し、水位関係を確認調整のうえ設定すること。

9－3

高層建築物における貯水槽等関連図

貯水槽周りの設置標準図

9－4

5

配管設備

(1)

使用する給水材料は、政令第５条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に準じること。

(2)

飲料水に使用する給水管には、井水又はその他の水系の設備の管と直接連絡してはならない。

(3)

仕切弁及び止水栓
ア

高置水槽からの取出し箇所に設置すること。

イ

系統ごとの主管及びシャフトごとからの支管分岐箇所に設置すること。

(4)

揚水ポンプ
ア

揚水ポンプは、故障に備えて、予備ポンプを据付けること。

イ

揚水ポンプは、貯水槽に設ける電極棒等による自動制御によって運転を行うものとし、受水槽の水位が異常減水位になったときには、自動停止ができるよう空転防止装置を設けること。

(5)

保護工
ア

配管は、管支持、防露被覆、凍結防止措置及び耐震装置を施すこと。

イ

屋上及び貯水槽付近の配管及び揚水ポンプは、特に凍結し易いので適切な凍結防止措置を講
じること。

6

集合住宅等で受水槽以下の装置に各戸メーターを設置することを希望する場合は、「第１０章
水槽以下の装置に設置する各戸メーター」による。

9－5

受

第４節

受水槽への給水【基準事項】
1

受水槽への給水は、一時的に多量の水を使用するので、配水管の水圧低下を引き起こすおそれがあるため、計画一日使用水量に対して給水管口径及び流量調整弁等を適切に選定すること。

2

受水槽への給水は、水撃防止器具を設置すること等により適切な水撃防止のための措置を講じること。

1

給水管口径の決定は、第２章第６節「給水管の口径の決定」による。

2

受水槽への給水(1)

受水槽への標準給水量は、次の算式による。
計画一日使用水量－受水槽の有効容量＞

0.03×使用時間(2)

受水槽の有効容量×6024－使用時間

給水量の制限ア

受水槽へ給水する場合は、メーターの適正使用流量範囲との均衡を考慮し、定流量弁又は流量調整弁を取り付けること。ただし、水理計算によりメーターの適正使用流量範囲を超えて流入しない場合は、この限りではない。

イ

配水施設の許容水量に比べて、計画一日使用水量等が過大となる場合は、給水時間の制限又は、給水量を制限する措置を講じること。

3

受水槽への給水器具(1)

ボールタップを設置する場合
比較的水撃作用の少ない複式、親子２球式等から、その給水用途に適したものを選定すること。

(2)

定水位弁を設置する場合
ア

設置するメーターの口径又は受水槽給水管の口径が２５㎜以上の場合は、定水位弁を使用し、パイロット部に主制御用として、通電開型の電磁弁を設置し、パイロット部のボールタップは、
緊急停止用とする。

イ

電磁弁の制御方式は、停電後、復電したときに、受水槽の水位が電磁弁開水位（ＬＷＬ）以
下になるまでは、電磁弁が開かない方式とする。
また、電磁弁の故障に備えてバイパス管及び仕切弁等を設ける。

ウ

維持管理等を考慮して電磁弁専用のスイッチを設け、その専用スイッチは、自動、手動制御ができるもので、手動のときは電極棒に関係なく電磁弁が開閉できる構造であること。

9－6

4

副受水槽への給水
副受水槽へ給水する際の定水位弁は、主受水槽への電極棒により水位制御するものとする。この場合のパイロット部のボールタップは、副受水槽へ取り付ける。
なお、副受水槽から主受水槽への流入管に取り付ける弁類は、水頭差を考慮して選定すること。

5

波立ち防止
受水槽等にボールタップで給水する場合は、必要に応じて波立ち防止板等を施すこと。

(1)

ボールタップが波の影響を受けないように波よけ板、防波管等を設けること。

(2)

定水位弁にあっては、パイロット部のボールタップと主管吐水口とをできるだけ離して設置す
ること。

(3)

電極棒には、防波管を設けること。

第５節

非常用直結給水栓【基準事項】
受水槽以下の装置を設置する場合においては、当該装置に給水するための給水装置部分に、直結方式による非常用給水栓を設置しなければならない。（構造材質規程第２５条第２項）

非常用直結給水栓は、受水槽方式により給水する建物について、停電に伴う断水時等の給水を確保するため、非常時給水用として設置するもので、その設計及び施工に当たっては、次に掲げるところによる。
1

受水槽方式により給水する建物には、共用の非常用直結給水栓を設置すること。

2

非常用直結給水栓は、宅地内の受水槽流入管から分岐し、水道局貸与メーターを設置することを原則とする。

(1)

各戸メーター方式の場合は、メーター代用管（通水ニップル）の上流側から分岐する。

(2)

一括メーター方式の場合は、一括メーターの上流側から分岐する。

9－7

第６節

危険防止

【基準事項】
貯水槽の構造及び配管設備等は、貯水槽内の飲料水が汚染されないよう適切な逆流防止のための措置を講じること。

1

吐水口空間及び排水口空間(1)

受水槽への給水は、第６章第４節「逆流防止」に掲げる吐水空間を確保すること。

(2)

越流管は、地上又は床上３０㎝以上の高さで間接排水とし、次に掲げる排水口空間を確保する
こと。
排

水

口

空

間 (SHASE-S 206-2009)

間接排水管の管径（㎜）

排水口空間（㎜）

25 以下

最小

50

30～50

最小

100

65 以上

最小

150

注：1) 各種の飲料用貯水槽などの間接排水管の排水口空間は、上表に係らず最小 150 ㎜とする。
2) 間接排水管の 25A 以下は、機器に付属の排水管に限る。
（空気調和・衛生工学便覧：給排水衛生設備編 P199）(3)

水抜管は、外部から早期に事故及び漏水が発見できるよう間接排水とし、排水桝及び排水管に直接に接続しないこと。

(4)通気管及び越流管には、管端開口部に防虫網（網目の粗さは１２メッシュ程度）を取り付ける
こと。

2

警報装置
貯水槽の水位の変調を警報するものであり、次に掲げる事項に留意して施行すること。

(1)

異常満水位及び異常減水位の警報をすることができるものであること。

(2)

管理人又は使用者が確実に貯水槽の異常を察知することができる警報ブザー等を適切な位置に設けること。

3

排水設備
受水槽を、やむを得ず地下室に設けるときは、排水設備を設けること。

4

貯水槽内の配管
貯水槽等の内部に飲料水の配管設備（給水系統を同じくする配管設備を含む。）以外の配管をし、又は構造物を貫通し、若しくは構築してはならない。

9－8

第７節

受水槽以下の装置の維持管理【基準事項】
受水槽以下の装置について、設置者は当該装置を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
（条例第２３条の３、構造材質規程第２７条関係）

受水槽以下の装置の所有者又は使用者は、当該装置が水道法第３条第７項に規定する簡易専用水道（水道事業の用に供する水道から水の供給を受けるために設けられる、水槽の有効容量の合計が１０㎥を超えるもの）に該当するときは、同法第３４条の２の定めにより、また、この法律の基準以下のものは、簡易専用水道の規定を準用し、自らの責任において水質の安全に努めるとともに、誓約書〔要綱様式第６号〕を提出し、貯水槽、配管設備等の維持管理を行うものとする。
なお、ビル管理法に該当する装置は、同法第４条の定めによる。
1

設備管理責任者及び保守管理者(1)

受水槽以下の装置を設置したときは、設備管理責任者（ビル管理法の適用を受けるものについては、建築物環境衛生管理技術者の資格を有する者）を選定するものとする。

(2)

設備管理責任者は受水槽以下の装置等が水道法第４条に定める水質基準に適合する水を供給できる装置となるよう、衛生的な管理を行うとともに、保守維持管理については、給水装置に準じて行い装置に異常があった場合の修理ができる保守管理者をあらかじめ定めておき、事故が発生したときは、速やかに、処理できる体制を作っておくものとする。

(3)

管理者は、受水槽以下の装置を有する官公庁、公団及び一定規模以上の建築物に当該建築物専
任の設備管理責任者を置いている場合は、前号に規定する保守管理者の選定を省略することができる。

2

貯水槽の管理貯水槽の管理は、次に掲げるところにより行うものとする。

(1)

貯水槽の清掃を定期的に行うこと。（毎年１回以上）(2)

貯水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講じ
ること。

(3)

給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、その確認に必要な水質検査を行うこと。

(4)

供給する水が、人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講じること。

9－9

3
(1)

識別表示
貯水槽等には、「飲料水」であることを明示すること。また、各戸メーターを設置した場合、貯水槽の排水仕切弁等には「使用禁止」の明示すること。

(2)

ポンプ室内等に、ポンプ、電磁弁、定水位弁、ボールタップ、警報装置等の操作方法、応急処置、設備管理責任者及び保守管理者等の連絡場所その他必要な事項を記入したプレートを作成し明示すること。

4

使用上の注意
受水槽以下の装置等の使用に当たっては、次に掲げるところにより行うものとする。

(1)

新設又は長期間使用休止している受水槽以下の装置の使用を開始しようとするときは、貯水槽、ポンプ及び警報装置等の関連機器を整備点検し、受水槽及び配管等の洗浄を十分に行い、水質検査合格後に使用すること。

(2)

水道局から断水又はにごり水等について、事前に通報又は連絡を受けたときは、止水栓等を閉止し、手動給水に切り替えて、にごり水が受水槽に入らないよう注意するとともに、貯水槽等の水位を点検することにより、ポンプの空転を防止する等の適切な処置を講じること。

(3)

貯水槽を清掃する場合、着手前に水道局に届け出て、当該清掃に要する水量を算定（認定）し、これに係る水道料金等を支払うこと。

(4)

受水槽以下の装置の完成配管図面及び関係図書を保管し、維持管理に支障をきたすことのないようにすること。

9－10

第１０章

受水槽以下の装置に設置する各戸メーター

第１節

目的【基準事項】
１

受水槽以下の装置に設置する各戸メーターは、申込者が、条例、施行規程及び構造材質規程に基づき、受水槽以下の装置の各戸検針、各戸徴収を希望し、これに伴いメーターを各戸に設置する場合の取扱いを定め、適正な運用を確保することを目的とする。

２

管理者が定める基準に適合している受水槽以下の装置であって、使用水量の計量上特に必要があると認めるものについては、受水槽以下の装置にメーターを設置することができる。

（構造材質規程第２５条第３項）

第２節

各戸メーターの設置基準【基準事項】
1

受水槽以下の装置は、高置水槽方式又はポンプ直送方式で給水することができる構造のもので、受水槽までの給水装置部分に全水量を一括計量できる容量のメーターが設置できる設備を設けた
ものでなければならない。

2

各戸メーターは、原則として独立専用の条件を満たしている建築物でなければ設置できない。

3

なお、共用部分を計量するメーターは１個に限る。

1
(1)

構造
受水槽以下の装置、受水槽への給水の設計及び施工は、第９章「受水槽以下の装置の基準」に
準ずる。

(2)

ポンプ直送方式で給水する場合、給水ポンプは財団法人ベターリビングの優良住宅部品又は同等以上の性能を有するもので、過小流量時自動停止機能を有したものとする。

(3)

メーターの設置方法は、第４章第４節「水道メーター」に準ずる。

(4)

受水槽までの給水装置部分に全水量を一括計量できる容量のメーターを設置することができる
局指定のメーター用ボックスを設置しなければならない。

(5)

消火設備を設置する場合は、原則として貯水槽を共用水源としないこと。また、消火用水槽等に給水する場合は、当該建築物の共用メーター等を経由して給水すること。

(6)

貯水槽周辺の排水管に設けた仕切弁等には、無計量給水を防止するため、封印を行うとともに、「使用禁止」の表示を行うこと。

10－1

2

建築物の種類
独立専用の条件を満たした住宅及び非住宅については、それぞれに各戸メーターが設置できる。

(1)

住宅専用建築物
専ら人の居住に供され、各戸の使用者が異なり、かつ、各戸が専用の入口、台所、便所を備え、独立専用の条件を満たしている住宅の集合体には、各戸にメーターを設置することができる。

（高置水槽方式の例）

10－2

(2)

併用建築物
ア

住宅専用部分と店舗、事務所等の非住宅部分が併用されている建築物の構造がそれぞれ独立専用の条件を満たしているときは、各戸にメーターを設置することができる。

（ポンプ直送方式の例）

イ

各戸が独立専用を満たしていないときは、例外として、次により受水槽以下の装置にメーターを設置することができる。

(ｱ)

住宅部分を一括計量するメーターを設置する。

(ｲ)

非住宅部分を一括計量するメーターを設置する。

(ｳ)

共用部分を一括計量するメーターを設置する。

（高置水槽方式の例）

10－3

(3)

非住宅建築物
店舗、事務所、病院、工場、学校等の非住宅のみの建築物には、原則として各戸にメーターを設置できない。
ただし、建物の構造が独立専用の条件を満たし、かつ、管理者が特例として認めたときは、各戸にメーターを設置することができる。

（ポンプ直送方式の例）(4)

一括メーターへの切替え処置
受水槽以下の装置に各戸メーターを設置している建築物が、本章に定める基準に適合しなくなった場合は、既設の各戸メーターを撤去し、受水槽前の給水装置へ一括計量するためのメーターを設置し、受水槽以下の装置に係る全水量を当該メーターにより計量するものとする。

10－4

第３節

請書の提出

【基準事項】
受水槽以下の装置に各戸メーターを設置する工事を申し込む場合は、請書〔要綱様式第８号〕を提出しなければならない。
1

請書の提出
受水槽以下の装置は、水道法で規定する給水装置ではないので、受水槽以下の装置の各戸検針、各戸徴収を希望し、これに伴い各戸メーターを設置する場合、当該申込者は、次項に定める許可条
件を請ける旨の請書を提出しなければならない。また、工事完了後において、使用開始するときは、許可条件のうち各戸メーターの使用者に対し周知徹底を図らなければならない。

2

許可条件

(1)

受水槽以下の装置の工事の施行手続申込者は、受水槽以下の装置に各戸メーターを設置する工事を施行しようとするときは、事前に管理者と十分協議し、管理者が別に定める条件に適合するよう設計し、承認を受けた後、指定工事業者が、当該工事を施行するものとする。

(2)

各戸メーターの設置時期
ア

受水槽以下の装置に、各戸メーターを設置する時期は、当該工事が完了し、工事の完成配管図面を管理者に提出した後で、かつ、給水装置及び受水槽以下の装置により給水可能となったときとする。

イ

申込者又は各戸メーターの使用者は、善良な管理者の注意をもって各戸メーターを管理し、亡失又は損傷した場合は、その損害額を弁償すること。

(3)

受水槽以下の装置の変更等の工事申込者は、当該工事の完了後において、増設、変更、撤去等の工事を施行しようとする場合は、改めて(1)に定める手続きを行わなければならない。

(4)

使用水量の計量ア

受水槽以下の装置の使用水量は、各戸メーターにより計量する。

イ

受水槽以下の装置に各戸メーターを設置することができる条件に適合しなくなったため、受水槽前の給水装置に給水装置に一括計量するメーター（以下「不適合による一括メーター」という。
）を設置したときは、このメーターにより計量する。

ウ

ア及びイの使用水量に係る水道料金の算定は、条例に定めるところにより行う。

10－5

(5)

水道料金の徴収
ア

前号の水道料金は、各戸メーターの使用者から徴収する。

イ

申込者は、各戸メーターの使用者が共用で使用する共用部分を一括計量するメーター又は不適合による一括メーターを設置した場合は、このメーターに係る水道料金を責任をもって支払
うこと。

(6)

施設整備納付金
ア

申込者は、条例に基づく施設整備納付金を各戸メーターの口径の区分に従い算定し、その合計額を、工事申し込みの際納入しなければならない。

イ

申込者は、不適合による一括メーターを設置した場合、このメーターの口径に係る施設整備
納付金額が、既設の各戸メーターの口径に係る施設整備納付金額の合計額を超えるときは、その差額に相当する額を、管理者が指定する期日までに納付しなければならない。
なお、既納の施設整備納付金は、還付しない。

(7)

メーターの保護申込者及び各戸メーターの使用者は、管理者が行う各戸メーターの検針及び取替作業等に支障のないよう、常に各戸メーターの設置場所を点検整備し、メーターの検針及び取替作業等において、保護設備、保温材の取替、補修等の必要性を管理者が認め、申込者に対し改善命令を出した
ときは、申込者はこの改善命令を遵守し、申込者の負担において、速やかに取替、補修等を行わなければならない。

(8)

受水槽の清掃ア

申込者は、受水槽、高置水槽等の清掃、取替作業等を行うときは、必ず事前に管理者に届け出なければならない。

イ

管理者は、アの作業等に使用される計量されない水について、使用水量を認定し、水道料金を算定のうえ、申込者からこれを徴収する。

ウ

申込者は、ア及びイに定める届出及び水道料金の支払いについて、第三者に委託することが
できる。

(9)

設備管理責任者
ア

申込者及び各戸メーター使用者は、受水槽以下の装置及びこれによって供給される水質等の維持管理をさせるため、当該装置の設備管理責任者を選定し、請書の提出と同時に管理者へ届け出ること。

イ

設備管理責任者は、アに定める維持管理を行うとともに、配水管の断水工事等に伴う通報連絡を受けたときは、これに協力し、ポンプの空転等の事故が発生しないよう適切な処置を講じ
ること。

10－6

ウ
(10)

アに定める設備管理責任者を変更したときには、速やかに管理者へ届けること。
保守管理者

ア

申込者は、受水槽以下の装置の維持管理及び事故発生時において、速やかに対応できるよう保守管理者を選定し、当該工事完了までに管理者に届け出ること。

イ(11)アに定める保守管理者に変更があるときは、速やかに管理者へ届け出ること。
立入調査及び検査ア

申込者は、管理者が受水槽以下の装置の立入調査又は検査を必要と認めたときは、これを了承し、積極的に協力しなければならない。

イ

申込者は、立入調査又は検査の結果により、管理者から受水槽以下の装置の改善を要求されたときは、これを遵守し、申込者の負担において、速やかに適切な処置を講じなければならない。

ウ

オートロック方式等で当該建物への立入が容易でない場合は、メーターの検針、取替作業に支障がないよう、管理人等への連絡方法を管理者に届け出ること。

(12)

許可条件違反及び許可の取消し
ア

管理者は、申込者又は受水槽以下の装置の使用者が、この許可条件に違反したことにより、この許可条件の履行が不可能となったときは、申込者又は受水槽以下の装置の使用者に対し、期限を付して改善することを要求することができる。

イ

管理者は、申込者又は受水槽以下の装置の使用者が、アに定める改善工事を期限までに履行しないときは、許可を取り消すことができる。

ウ

管理者は、イにより許可を取り消したときは、受水槽前の給水装置へ一括計量するためのメーターを設置し、既設の各戸メーターを撤去する。これに要する費用は、申込者の負担とする。

(13)

損害及び紛争の解決
ア

受水槽以下の装置（管理者が貸与したメーターを含む。）に起因して事故が発生し、申込者若
しくは受水槽以下の装置の使用者が災害を受けたとき、第三者に損害を与えたとき、又は紛争が生じたときは、すべて申込者が責任をもって処理すること。

イ(14)アに定める処理の解決に要した費用は、申込者の負担とする。
所有者の変更給水装置及び受水槽以下の装置の所有者に変更があるとき、新所有者（建物の区分所有者等に関する法律（昭和３７年法律第６９号）の適用を受ける建物であるときは、区分所有者から選任された管理者又は管理組合に限る。
）に対し、これらの装置が条件付であることを熟知させるとともに、速やかに管理者へ届け出ること。

10－7

(15)

修繕費用
給水装置及び受水槽以下の装置の修繕に要した費用は、施行規程第１６条第３項の規定に準ず
る。

(16)

その他
この許可条件に定めのない事項については、条例、施行規程及び構造材質規程等の定めに準ず
ること。

10－8

第１１章

併

用

方

式

第１節

併用方式の基準【基準事項】
1

配水管等からの分岐引込みは、原則として１分岐とし、宅地内で直結方式系統及び受水槽方式
系統の系統別に分岐すること。

2

直結方式と受水槽方式の各系統の区分を明確にし、両系統を連結してはならない。

3

同一階での直結方式と受水槽方式の併用又は１階を受水槽方式、２・３階を直結方式、４階以上を受水槽方式で給水する等、配管形態が輻輳する給水形態は原則として避けること。

4

併用方式は、本要綱における直結方式及び受水槽方式のそれぞれの基準に準じて取り扱う。
なお、併用方式で、直結増圧方式及び４・５階への直結直圧方式により給水する場合は、第８章「中高層建物直結給水施工基準」を併せて適用するものとする。

第２節

併用方式の事前協議及び申込手続き【基準事項】
1(1)

事前協議
併用方式で給水しようとする者は、設計に先立ち、給水装置工事設計協議書〔要綱様式第１－１号～要綱様式第１－４号〕を２部作成し、管理者と協議した後において設計にあたること。

(2)

協議内容
当該建築物の計画使用水量、配水管口径及び水圧等に基づく水理計算により、前号の給水装置工事設計協議書の記載項目について特に留意し協議を行う。

(3)併用方式で、直結増圧方式及び４・５階への直結直圧方式により給水する場合は、第８章「中高層建物直結給水施行基準」に基づき協議を行うこと。

2

申込手続

(1)

併用方式を行う場合、１申込書で申請すること。

(2)

設計審査及び工事検査手数料は、第１３章第４節「設計審査及び工事検査手数料」に準じて
取り扱う。

11－1

第３節

併用方式の設計及び施工【基準事項】
1

設計(1)

宅地内若しくは建築物内において、直結方式系統及び受水槽方式系統又はその他の配管系統間におけるクロスコネクション（誤接合）等の事故を防止する配管形態とすること。

(2)

受水槽への給水管には、配水管及び直結方式系統への影響を考慮し、定流量弁等を設置する
こと。

(3)

受水槽への給水管に設置するメーター口径（各戸メーター方式の場合は、メーター代用管口径）は、受水槽への給水量に応じたものを選定すること。

2

施工

(1)

併用方式の維持管理を容易にするため、直結方式系統及び受水槽方式系統の識別を次のとおり実施すること。
ア

配管
直結方式系統には赤色、受水槽方式系統には青色のビニルテープを見易い部分に適当な間隔で巻き付けること。

イ

止水栓
直結方式系統に設置する止水栓が識別できるようにすること。

ウ

仕切弁
仕切弁ボックス内部に直結方式系統又は受水槽方式系統を識別できる表示板等を設置す
ること。

(2)

当該建築物の給水方式が受水槽方式又は併用方式かを明示するための銘板を、維持管理上の見易い場所（受水槽周辺等）に取り付けること。

11－2

〔参考〕

給水方式識別表示銘板（例）11－3

第１２章

自家用給水設備

第１節

自家用給水設備切替【基準事項】
自家用給水設備を、給水装置に切り替える場合は、次に掲げるところによる。
1

自家用給水設備切替工事
自家用給水設備切替工事とは、次のことをいう。

(1)

一般の未給水地区において、従来井戸水又は谷水等を飲用に供していたものが、本市水道管の布設に伴って、自家用給水設備を給水装置に切り替えるとき。

(2)

一般の給水地区において、従来井戸水等を飲用に供していた者が、自家用給水設備を給水装置に切り替えるとき。

(3)2

受水槽以下の装置を給水装置に切り替えるとき。
自家用給水設備切替工事の基準
前項は、給水装置等の設計施工事務取扱要綱に準ずることとする。

3

自家用給水設備の切替手続
自家用給水設備の切替えを希望するときは、指定工事業者に切替工事の委託を行い、次のとおり申し込む。

(1)

指定工事業者は、自家用給水設備が政令第５条に規定する給水装置の構造及び材質の基準並
びに構造材質規程に規定する基準に適合しているか否かを現場で調査し、申込者又は使用者立会のもとに水圧検査を行い、基準に適合しない設備がある場合は、改良工事等について申込者と協議する。

(2)

指定工事業者は調査の結果、切替え可能な自家用給水設備について、給水装置の工事の申込みを行う。
給水装置工事申込書には、「新設」又は「改造」と記入又は押印する。また、図面欄には、新設部分を赤色実線で、切替部分を青色鎖線で記入して、その表示を行う。

4

自家用給水設備の切替連絡
自家用給水設備の切替連絡工事は、給水装置工事申込書と誓約書〔要綱様式第２２号〕を提出
し、承認を受けた後、自家用給水設備が政令第５条に規定する給水装置の構造及び材質の基準並
びに構造材質規程に規定する基準に適合するよう施行した後に行う。また、工事完了後は、完成
配管図面に水圧検査立会者（申込者又は使用者、主任技術者）名等を記入し提出する。

12－1

〔参考〕

自家用給水設備切替配管図例

12－2

第１３章

給水装置の工事の事務手続き

第１節

給水装置の工事の種別【基準事項】
1(1)

給水装置の工事は、次に掲げる工事種別に分類する。
新設工事
給水装置が設置されていない家屋又は土地に新たに給水装置を設置する工事をいう。
（自家用給水設備切替工事を含む。 … 井戸水等を水源にする給水設備を給水装置に切り替
える工事）

(2)

改造工事
既設給水装置の給水管、給水栓等の取替、増設、位置の変更又は一部を取り除く等、既設給水装置に変更を加える工事及び管更生工事をいう。
（受水槽以下の装置工事を含む。 … 受水槽以下の装置の新設、増設、変更、撤去等の工事）

(3)

撤去工事
給水装置の全部を取り除く工事をいう。

(4)

修繕工事
給水装置の部分的修理をいう。
（施行規則第１３条で定める軽微な変更を除く。）

2(1)

給水装置の工事は、次に掲げる栓種に分類する。
専用栓
１戸又は１箇所で専用するもの

(2)

連用栓
２戸以上で共用するもの

(3)

私設消火栓
消火用に使用するもの（維持管理についての誓約書〔要綱様式第１７号〕を提出すること。)

(4)

給水幹線
配水管に準ずるもので、原則として口径４０㎜以上の給水管(5)

特栓
工事用等、臨時に使用するもの

13－1

第２節

給水装置の工事の申込手続き【基準事項】
指定工事業者は、給水装置の工事（給水装置の修繕を除く。）を申し込むときは、給水装置工事
申込書に配管図面その他必要書類を添えて提出し、管理者の設計審査を受け、その承認を受けた後でなければ給水装置の工事に着手することができない。
（条例第５条、第７条、施行規程第３条、第６条及び指定工事業者規程第１５条）

1

申込書の作成及び給水装置の工事の申込み
申込者は、指定工事業者を選定し、工事の契約を締結する。また、指定工事業者は、次に掲げる書類のうち、申込みに必要な書類を申込者に説明のうえ作成し、その確認を得て管理者に提出し、設計審査を受けること。
管理者への申請手続は、指定工事業者が代行し、施行規程第３条の「給水装置工事申込書兼設計書」〔施行規程様式第１号〕とする。
この際、管理者は、申込みごとに整理番号を付し、別に定める設計審査及び工事検査手数料を徴収する。

2

工事申込書の作成(1)(2)

工事場所及び給水装置所有者、申込者の住所は次のとおりとする。
ア

住居表示地区……

宇部市○○町○○丁目○○番○○号

イ

その他の地区……

宇部市大字○○○○番地（通称名）

給水装置所有者
給水装置を所有する者の住所氏名を署名押印すること。

(3)

申込者
利害関係において問題が生じたときは、自主解決することを承諾のうえ署名押印すること。

(4)

工事の種類
前節の記述に準ずること。

(5)

工事内容
取出しから境界までを公道、それ以降を内線部分と分離し、「管種」「口径」「延長」「取付栓」
等の工事明細を記入すること。

(6)

工事費
工事費の予定額を記入し、工事完了後精算額を記入すること。

13－2

(7)

利害関係人の承諾
土地及び家屋の所有者、分岐給水管の所有者、又は構造物水路等の管理者の承諾書を提出すること。
なお、給水幹線については、許容給水戸数があるので注意すること。

(8)

給水装置所有者の変更
家屋の売買や所有者の死亡等により給水装置所有者が変更になった場合は、「給水装置所有者
変更届」〔施行規程様式第１５号〕を提出すること。

(9)

給水装置所有者の代理人（管理人）
所有者が宇部市内に居住していない場合は、「給水装置所有者代理人（管理人）選定届」〔施行
規程様式第９号〕を提出すること。
この代理人（管理人）は、宇部市内の居住者であること。

(10)

占用申請
国道、県道、市道等の占用申請は、給水装置工事設計書の承認後におこなうこと。

(11)

設計審査及び工事検査手数料
条例第３１条第２項による。

(12)

施設整備納付金条例第６条の２による。
特栓扱いの適用を受けた者で、給水期間が１８０日以内の場合は、納付金を還付するものとする。ただし、申請時に１８０日を超えることが予想される場合で、別紙申請書を添付し、管理者が承認したときは、納付金の還付をすることができる。

(13)

位置図
給水装置の場所が明らかになるように当該場所及び付近の図面を作成する。
なお、図面には道路名、給配水管の管種、口径等を記入すること。

(14)

配管図
縮尺は、原則として１００分の１とする。
なお、大きい建物、給水幹線等の場合は、２００分の１、５００分の１、又は１,０００分の１
とする。

(15)

配管詳細図
アパート、中高層建物については、配管図と併せて配管詳細図を添付すること。

(16)

水理計算書
直結給水では原則として口径４０㎜以上、受水槽給水では全ての口径に対して給水幹線水理計
算書〔要綱様式第１０号〕を添付すること。

13－3

(17)

受水槽以下の装置を設置する場合の書類
ア

給水装置工事設計協議書〔要綱様式第１－１号～要綱様式第１－４号〕
受水槽方式又は併用方式により給水装置の工事を申し込む場合、事前に管理者と協議して作成した協議書。

イ

請書〔要綱様式第８号〕
受水槽以下の装置の各戸にメーターを設置し、各戸検針、各戸徴収を希望するときに、設備管理者を選定し、管理者が別に定める条件を請ける旨を明記して提出する書類。

(18)
3

その他管理者が必要であると認める書類。
給水装置の工事の施行
指定工事業者は、前項の承認配管図面に基づき、給水装置ごとに指名した主任技術者の指導監督のもとに、当該工事を施行すること。

第３節

施設整備納付金【基準事項】
1

給水装置を新設し、又は水道メーターの口径を増径しようとする者は、メーターの口径の区分に従い、別に定める額の施設整備納付金（以下この節において「納付金」という。）を納付しなければならない。この場合において、メーターの口径を増径する者が納付すべき納付金額は、新口径に係る納付金額と旧口径に係る納付金額との差額に相当する額とする。（条例第６条の２）

2

納付金は工事申込みの際、納入しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるものについては、工事申込み後納入することができる。（条例第６条の２第２項）

3

既納の納付金は、還付しない。ただし、工事を中止し又は変更した場合は、還付し、又は変更することができる。
（条例第６条の２第３項）

納付金の差額等の算定は、当該申込者の名義が同一で、かつ、６に定める場合を除き、同時関連申込分に限るものとし、当該給水装置の工事の設置場所及びメーターの個数並びにその統合、分割にかかわりなく旧口径に係る納付金の合計額の範囲内でできる。ただし、差額計算は、１回限りとし、端数の権利留保はできない。また、管理者の都合により、撤去工事を先行施行した場合は、納付金の差額充当の権利を、撤去工事を施行した日から１０年の間、留保することができる。

13－4

納付金の算定に当たっては、次に掲げるところによる。（〔別表２〕参照）
1

給水装置を新設し、又は増設してメーターを設置する場合、メーターの口径の区分及びその個数により徴収する。

2

各戸検針、各戸徴収を希望し、管理者が別に定める条件を満たすもので、受水槽以下の装置にメーターを設置する場合、メーターの口径の区分及びその個数により徴収する。

3

メーターの口径を増径する場合、新口径と旧口径に係る納付金額との差額を徴収する。

4

１個のメーターで２戸以上の使用水量を計量しているものを、各戸メーターに切り替える場合、切り替え後の各戸メーターの口径ごとに計算した納付金額の合計額と切り替え前のメーター口径に係る納付金額との差額を徴収する。

5

受水槽以下の装置において、一括メーターから各戸メーターへ切り替える場合、各戸メーターの口径ごとに計算した納付金額の合計額と一括メーターに係る納付金額との差額を徴収する。

6

都市計画等において立ち退きをした給水装置所有者が他の場所へ給水装置を新設する場合、メー
ターの口径を増径するときは、新口径に係る納付金額と立ち退き以前のメーターの口径に係る納付金額との差額を徴収する。また、この場合、都市計画等により立ち退きをしたことを証明する書類を提出するものとする。

7

既設メーターの口径を同一口径以下とする場合、徴収しない。

8

既設メーターの口径を減径し、その後再び増径する場合、増径するメーターの口径に係る納付金額と減径したメーターの口径に係る納付金額との差額を徴収する。

9

メーターを新設又は既設メーターを増径するとき、他の場所の撤去メーターの口径に係る納付金額を充当する場合、関連する申込みは、同時に行うこと。
この場合、工事完成後１か月を経過しても既設給水装置の撤去工事等を施行しないときは、メー
ターを新設又は既設メーターを増径する者が納付すべき納付金額を徴収する。

10

臨時使用給水の場合、徴収しない。

11

私設消火栓又は防火水槽を設置する場合
消火用のみに使用するものは徴収しない。ただし、消火栓に封印をする。

12

管理者は、納付金の納付について特別の理由があると認めるものについては、工事申込後において管理者が指定する日までに納付させることができる。

13－5

第４節

設計審査及び工事検査手数料【基準事項】
給水装置の工事の設計審査及び工事検査を受けようとする者は、手数料を納付しなければならな
い。
（条例第３１条第２項）

1

新設工事の手数料は次の各号を適用する。

(1)

メーターを設置する場合は、施工口径の大きい方を適用する。

(2)

給水幹線、消火栓等のメーターを設置しない場合は施工口径の大きい方を適用する。

2

改造工事の手数料は、施工口径の大きい方を適用する。

3

撤去工事の手数料は、分岐口止め口径を適用する。工事を伴わない撤去については、φ13 口径を
適用する。

4

設計変更で手数料が増額になる場合は、差額を徴収し、減額になる場合は、還付する。

5

工事を中止した場合は、手数料を還付する。

第５節

特栓

【基準事項】
専用給水装置のうち、工事用等臨時に使用するための給水装置で、給水中止と同時にその給水装置の全部を撤去するものとする。

給水装置工事申込書兼設計書に新設、撤去工事を併記して、１件工事とする。

13－6

第６節

工事しゅん工届【基準事項】
指定工事業者は、給水装置の工事の完了後、速やかに届け出て、管理者の工事検査を受けなければならない。（指定工事業者規程第１６条第１項）

指定工事業者は、給水装置工事完了後、当該給水装置に係る主任技術者のもとで、給水装置の構造及び材質の基準適合、工事の施行状況の確認並びに水圧検査（1.75MPa｛17.8kgf/㎠｝１分間）の自主検査を行い、完成配管図面、オフセット平面図、工事に使用した給水管・給水用具が基準適合していることの確認方法及びその結果を記した書類等を作成し、給水装置工事しゅん工検査申請書〔施行規程様式第３号〕とともに提出する。

第７節

給水装置の工事の申込みの取消し･変更【基準事項】
給水装置の工事を申し込み、工事承認後に工事中止又は設計変更のために当該工事を取り消す場
合及び変更は、給水装置の工事申込みの取消･変更願〔要綱様式第４号〕を提出しなければならない。

工事の承認後に工事中止又は設計変更等のために当該工事の取消し及び変更する場合、施設整備納付金及び手数料の還付が生じるものは所定の手続きを行うこと。ただし、給水装置工事しゅん工検査
申請書〔施行規程様式第３号〕を提出した後の取消し及び変更は認めない。

13－7

給水装置工事の依頼からしゅん工までの手順（フロー図）

工事依頼

河川占用、国有財産加工手続きについては、事前協議をすること。（分間図、平面図、施工箇所の写真等を持参）

給水装置工事の依頼▽

事前調査及び協議

現場の配管状況、水圧、条件等事前に調査▽申込書兼設計書作成

給水装置等の設計施工事務取扱要綱に基づき作成▽

申込み

給水装置工事の申込み

施設整備納付金
審査手数料の納付

給水装置工事担当者の確認▽

工事審査手数料及び施設整備納付金額の確認（押印）▽

給水装置工事担当者の受付

払込票を受取り必要事項を記入▽

営業課窓口係で支払い

払込票にて窓口係で支払い▽

給水装置工事担当者の確認

納入確認印を押してもらう▽
申込書兼設計書提出

給排水課給水装置係へ申込書兼設計書を提出
本書とそのコピー（副）を1部（集合住宅は2部）

申込書兼設計書の受付▽
申込書兼設計書の審査、承認

▽
▽
▽
▽

占用及び許可申請▽▽

担当者と協議給水装置工事担当者が審査、承認し決裁を受ける
決裁後コピー（副）に承認印を押して返却
不備、指摘等あれば修正後再提出
後で道路占用担当者から説明

上水道整備課道路占用担当者と協議▽

道路占用許可▽工事着工の連絡事前（前日）にFAX、電話等で担当者に必ず連絡すること

▽

分岐工事

局職員の立会が必要であるので、時間等の打合せをすること▽

メーター出庫メーター出庫伝票を作成

必要事項を記入の上、受領印を押すこと▽
給水装置工事担当者の確認

給水装置工事担当者が審査し、確認印を押印する▽営業課調査ｻｰﾋﾞｽ係で受付

営業課調査ｻｰﾋﾞｽ係に提出し、営業課長までの決裁を受ける▽

メーターの受取りは、必ず午前9時までに終えること

営業課調査サービス係でメーターを受取▽

水道使用開始使用開始届けを作成▽▽

・新設の場合

新設報告及び水道使用開始届を提出

・改造の場合メーター異動報告書を提出中間検査

メーター受領後、1週間以内に営業課調査ｻｰﾋﾞｽ係に提出

裏面に、位置図を貼り付けること集合住宅については、メーター出庫後中間検査を受けること▽
給水装置工事の終了

給排水課給水装置係に提出・上水道整備課工事管理係に提出

しゅん工届の提出・道路占用工事完了届の提出▽

申込書兼設計書の受取り申込書兼設計書の原本とオフセット図を受取る▽

申込書兼設計書の図面等を訂正して給水装置工事担当者へ提出
併せてコピー（副）、オフセット図、戸番図（集合住宅は2部）を提出

申込書兼設計書（竣工図）提出▽

しゅん工検査
▽

▽
▽

検査合格

検査不合格

▽
▽
▽
▽
▽
▽
▽

配管状況、メーターの取付け方向及び作動確認、水圧検査、
水質検査、路面復旧状況、装置番号標識の取付等を検査する▽

手直し

指摘箇所を早急に手直し

▽

手直し箇所
の確認

申込書兼設計書（副）受取

給排水課給水装置工事担当者が手直し箇所の確認
給排水課給水装置工事担当者が検査印を押印して返却▽
当該給水装置の工事しゅん工

13－8

第１４章

スプリンクラーの設置

第１節

特定施設水道連結型スプリンクラー設備の設置基準

小規模福祉施設に対して消防法施行規則の一部改正省令（平成１９年６月１３日公布）に伴い特定施設水道連結型スプリンクラー設備（以下「水道直結式スプリンクラー設備」という。）の設置が義務付けられ、平成２１年４月１日から施行された。これに伴い、水道直結式スプリンクラーの設置が可能となった。なお、水道直結式スプリンクラー設備で水道法第３条第９項に規定する給水装置に該当するものは、水道法の適用となる。よって、申込み及び設置にあたっては、次に掲げることに留意して行うものとする。

1

消防法令に基づく水道直結式スプリンクラー設備工事は、消防法の規定により消防設備士が責任を負うことから、指定店は消防設備士の指導に従い、必要な事項について十分打合せを行うこと。

2

配水管及び給水管から分岐して設置する場合、配水管分岐からスプリンクラーヘッドまでの水理
計算は消防設備士が行うものとし、当該地区の最小動水圧等、配水管の布設状況及び給水用直結
増圧ポンプ設置の可否等について、消防設備士に情報を提供すること。

3

水道直結式スプリンクラー設備は、消防法令適合品を使用し、給水装置の構造及び材質の基準に関する省令に適合するものであること。

4

消防設備士及び指定店は、水道直結式スプリンクラー設備の設置者に対して、配水管等の工事に伴う断水又は水圧低下により、設備の正常な効果が得られない場合がある旨を設置者に確実に了知させ、申請時に誓約書〔要綱様式第 24 号〕を提出すること。
(1)

災害その他正当な理由による断水や水圧低下等により、水道直結式スプリンクラー設備の性能が十分発揮されない状況が生じても、管理者に責任がないこと。
(2)

水道直結式スプリンクラー設備が設置された家屋又は部屋を賃貸する場合は、借家人等に上記アの条件が付いている旨を熟知させること。
(3) 水道直結式スプリンクラー設備の所有者を変更するときは、上記(1)及び(2)の事項について、譲受人に書面等で引継を行い、熟知させること。
5 水道直結式スプリンクラー設備の火災時以外における作動及び火災時の管理者にその責を求める
ことのできない非作動に係る影響に関する責任は、管理者が負わない旨を設置者に十分説明し、了解を得ること。

14－1

第２節 設計に当たっての遵守事項

給水装置の設計に当たっては、下記の事項を遵守すること。なお、消防法令に規定された事項については、消防法に規定された消防設備士が責任を負い、所管消防署等に届け出ること。

1

水道直結式スプリンクラー設備を伴う場合の水理計算は、消防設備士が行った水理計算を考慮し、給水管及びメーターの口径を決定すること。なお、火災時の同時使用は考慮しなくても良い。

2

配水管等から分岐する場合は、水道直結式スプリンクラー設備に必要な水圧・水量が得られること。ただし、配水管に影響を与える過大な水量を必要とする場合は、受水槽方式とする。

3

水道直結式スプリンクラー設備のスプリンクラーヘッド各栓の放水量は１５㍑／分以上の放水量が必要であること。また、スプリンクラーヘッドが最大４個同時に開放する場合を想定し設計されることがあるため、その際は、合計の放水量は６０㍑／分以上を確保すること。

4

水道直結式スプリンクラー設備の設計に当たっては、他の給水用具（水栓等）を閉栓した状態での使用を想定できるが、スプリンクラー使用量と通常使用量を比較し使用水量の多い方を採用すること。

5

停滞水及び停滞空気の発生しない構造とすること。

6

結露現象が生じ、天井等、周囲に影響を及ぼす恐れがある場合は、防露措置を施すこと。

7

給水管等から分岐する場合は、逆止弁を設置し給水用具に逆流しない措置をとること。

14－2

第３節

1

施工上の留意事項

水道直結式スプリンクラー設備のスプリンクラーヘッドが火災を感知したにも関わらず、放水しなかった事案が発生した。このことを踏まえ、施工にあたっては下記の事項に留意すること。

(1) 作業手順
硬質塩化ビニル管に接着剤を用いる工法においてスプリンクラーヘッドを取り付ける際は、先に配管と給水栓用ソケットを接合し、その接合部に用いた接着剤が十分に乾燥していることを確認した後に、給水栓用ソケットにスプリンクラーヘッドをねじ込み接合すること。
(2) 接合における接着剤の塗布
接着剤は、種類により塗布に必要な分量が異なるため、それぞれ製品の適量とし、均一に薄く塗布すること。
(3) 十分な乾燥
接着剤の種類によって固着するまでの時間が異なるため、それぞれ製品における養生時間を確保
し、十分に乾燥させること。
(4) 管の面取り
接着接合に使用する管は、所定の面取りを行うこと。なお、面取りをしない場合は、接着剤塗布
面の接着剤が管や継手内に掻き出され、膜張り現象による閉塞や接着不良が発生することがあることに留意すること。
(5) その他
透明な給水栓用ソケット等を用いることで、外側から接合部の接着剤の状況が目視できる方法が
ある。

14－3

第４節

その他の留意事項

1 消防設備士及び指定店は、防火管理者に対し水道直結式スプリンクラー設備の維持管理上の必要事項及び連絡先を見やすい場所に表示するよう指導すること。
2 消防設備士及び指定店は、水道直結式スプリンクラー設備の所有者又は使用者に対し、当該設備を介して連結している水栓からの通水の状態に留意し、異常があった場合は、管理者又は設置工事をした者に連絡するよう指導すること。
3 水道直結式スプリンクラー設備に必要な水圧・水量が得られない場合は、配水管から分岐する給水管口径の増径、受水槽や増圧ポンプの設置、建築物内装の耐火性を向上させる等の措置が必要となるので、消防署等に相談するよう設置者に対し指導すること。
4 水道直結式スプリンクラー設備を設置した場合は、その状況を把握できるしゅん工図を作成し、管理者に提出すること。
5 消防法（昭和23年法律第186号）第１７条の３の２に規定する検査等において、スプリンクラーヘ
ッドの取り付け部付近の配管及び管継手の施工が適切に行われているか確認する際には、次の各号に留意すること。
(1) 天井板の取り付け後にスプリンクラーヘッドの脱着を行う場合には、施工状況により困難となることがある。
(2) スプリンクラーヘッドの脱着を行う際は、給水栓用ソケットと配管の接合部分に過度な力が加わり接合不良とならないよう、給水栓用ソケットを確実に保持し、作業すること。
(3) スプリンクラーヘッドと給水栓用ソケットのねじ込み接合に液状シール剤を用いる場合は、液状シール剤が固着するとスプリンクラーヘッドの脱着が難しくなるため、シール剤を塗布する
前に配管と給水栓用ソケットの接合状況を確認する必要がある。

14－4

附

則

附

則

（施行期日）
１

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。

（宇部市上下水道局給水装置等の設計施工事務取扱要綱の廃止）
２

宇部市上下水道局給水装置等の設計施工事務取扱要綱（平成２６年
上下水道要綱）は、廃止する。

（経過措置）
３

この要綱の施行前に宇部市上下水道局給水装置等の設計施工事務取扱要綱の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

別

表

別表

1
水道料金

メーター口径及び用途条例第25条第1項

基本料金（1ヶ月につき）

従量料金（1㎥につき）
第1段

第2段

第3段

13㎜

10 ㎥まで1,130円10 ㎥を超え20 ㎥を超え100 ㎥を

20㎜

10 ㎥まで1,360円20 ㎥まで

100 ㎥まで

超えるもの

25㎜

10 ㎥まで1,910円30㎜

2,750円

40㎜

5,000円

50㎜

10,000円

75㎜

24,600円

100㎜

50,400円

150㎜

144,000円

200㎜

303,000円

250㎜

547,000円

連用給水栓
公衆浴場

10 ㎥まで168円

20 ㎥まで

水道料金
メーター口径基本料金

及び用途（1ヶ月につき）

244円

20 ㎥を超え100 ㎥を

100 ㎥まで

超えるもの

168円

202円

244円

１０ ㎥を超えるもの

1,130円

各メーター口径基本料金

202円

142円

メーター口径25㎜以下のとき
20㎥を10㎥を超え20㎥まで
168円
超えるもの
メーター口径30㎜以上のとき
20㎥まで
168円
70円
消費税及び地方消費税別途加算

条例第25条第2項
従量料金（1㎥につき）
第1段

第2段

第3段

13㎜

20 ㎥まで1,130円20 ㎥を超え100 ㎥を

20㎜

20 ㎥まで1,360円

100 ㎥まで

超えるもの

25㎜

20 ㎥まで1,910円連用給水栓

20 ㎥まで1,130円

202円
20 ㎥を超えるもの

244円
142円

公衆浴場用
（メーター口径

各メーター口径基本料金

20 ㎥を超えるもの

70円

が25㎜以下のものに限る）
消費税及び地方消費税別途加算

1

別表

2
施設整備納付金
メーター口径条例第6条の2
施設整備納付金

13㎜

45,000円

20㎜

67,000円

25㎜

112,000円

30㎜

157,000円

40㎜

337,000円

50㎜

562,000円

75㎜

1,485,000円

100㎜

2,812,000円

150㎜

7,245,000円

200㎜

13,702,000円

250㎜

20,880,000円
消費税及び地方消費税別途加算

別表3
設計審査及び工事検査手数料
口径
25㎜以下

区分
新設工事一件につき改造又は撤去工事

2,400円
1,200円2

条例第31条30㎜以上
50㎜以下
4,800円
2,400円

75㎜以上
7,200円
3,600円

要

綱

様

式

（用紙の大きさは、Ａ列４番とする。
）

要綱様式 第 1-1 号

協議番号
課長
副課長

給水装置工事設計協議書

係

長

担

当

（受水槽 ･3階までの直結 ･併用）
協 議 年 月 日

年月

宇部市水道局

日

給水予定日

年

月

日

給排水課給水装置係 担当者
住所

協

議

者

氏名
協
申

請

議
者

㊞
給水装置工事主任技術者

氏名交付番号 第

号

（℡

-

）
㊞

給水装置工事
所 在 地
給水装置工事
申 込 者
給水装置の工事の設計にあたっては、宇部市水道条例、宇部市水道条例施行規程の定めによるものとし、下記事項については、協議者双方が確認したので、これに基づき設計し、工事を申し込むものとする。
建物の種類
住 宅 専 用
併

用

非

住

宅

そ

の

他

給 水 方 法戸 数

階層数

直 結 直 圧受

水槽

直 結 直 圧受

水槽

直 結 直 圧受

水槽

直 結 直 圧
受

水

槽

直
結
計 直
圧
画 方
式
使
用
受
水 水
槽
量 方
式

（１） 計画一日使用水量（２） 受水槽補給水槽

1

延べ床面積

その他

要綱様式 第 1-2 号
構造及び材質は、建築基準法施行令に定める基準による。
設置位置

貯
水

受 水 槽

タ
高置水槽

ン
ク

中間水槽

道

階

×
㎥

屋外
屋内

階

×

屋外

階上

㎥

屋内

階

×

屋外

階上

㎥

×
基
×
基

消火用水槽

㎥

一括計量
方

メーター口径地上からの高さｍ

最高位水栓からの高さｍ

地上からの高さｍ

最高位水栓からの高さ

ｍ

㎜

専用住宅

非住宅

共用

㎜

個

㎜

個

㎜

個

㎜

個

㎜

個

㎜

個

㎜

個

㎜

個

メーター口径

㎜

非住宅

個

㎜

共用

㎜

個

㎜

個

㎜

個

㎜

個

㎜

個

㎜

個

㎜

個

㎜

個

㎜

受水槽通水ニップル口径

ー

非常用

非常用
個

㎜

㎜

設置方法は、給水装置等の設計施工事務取扱要綱第４章第４節「水道メーター」
設
置
方
法に定める基準による。
地中埋設

階
区

シャフト内

分

扉の開口部

個
□ 水道専用幅□ 共用格納㎜ × 高さ㎜＊ 空間形状図及び寸法を添付すること。
分岐引込管口径は、計画使用水量に対し、管内流速2.0m/秒以下となるように決
分
給 岐
引
水 込
管
装
置

定する。
配水管からの分岐管

個

㎜

専用住宅

受
法
メ
水
槽
ー
方 各戸計量
式
タ

考

基

㎥

量

備

×

副受水槽
一括計量
直
結
直
圧 各戸計量方
計 式
水屋内

貯 水 容 量管種

口径㎜

直結直圧方式への分岐管

管種

口径

㎜

受水槽方式への分岐管

管種

口径

㎜

定水位弁等

･呼び径

㎜ ･型式

･開閉方法（電磁弁、その他）

定流量弁

･呼び径

㎜ ･型式

･設定流量

ポンプ設備

･呼び径

㎜ ･揚水量ℓ/分 ･開閉方法

2

ℓ／分
ｍ

個

要綱様式 第 1-3号

水給水装置必要圧力

理

Ｐ０

計
Ｐ１

ＭＰａ ＝ （

算

書

１

Ｐ２
ｍ＋

ｈ
ｍ＋

≦ 設計水圧 （ｍ）÷１０１．９７２

ＭＰａ）

P1 ： 配水管の分岐箇所から最高位など最悪の条件にある給水器具までの圧力損失（次ページ参照）ｍ

P1 ： 最高位など最悪の条件にある給水器具を使用するために必要な圧力
対象給水器具 （品名）ｍh ： 配水管の分岐箇所と最高位など最悪の条件にある給水器具の高低差
宅地の地盤高さ（

配水管の布設地盤高さｍ）－（

最高位水栓等の高さｍ － １．２ ｍ ） ＋ （

ｍ） ＝

管 種 ：
口 径 ：

㎜

設計水圧（MPa)＝（実測水圧）－０．０５MPa

実測水圧

MPa

ж 設計水圧は、０．３MPaを上限とする。

（

年

月

日測定 ）

配管立体図
（給水主管損失水頭計算略図）（居室内損失水頭計算略図）

3ｍ

要綱様式 第 1-4 号

水

理

計

算

書

２

P1 ： 配水管の分岐箇所から最高位など最悪の条件にある給水器具までの圧力損失
区 間

口径

栓数

負荷

（㎜）

戸数

単位数 （ℓ/min)

合流量

流 速 動水勾配
(m/s)

計

(‰）

管弁栓類

換算延長
（m)

損失水頭

m

4

要綱様式 第 2 号
年月日

宇部市水道事業管理者
水道局長

様

指定給水装置工事事業者
所在地
事業者名

㊞

主任技術者

㊞

給水装置工事しゅん工検査合格証明書下付願

下記の給水装置の工事が完了しましたので、しゅん工検査合格証明書を下付されますよう
お願いします。

記

１

給水装置工事
（１） 給

水

装

置

番

号

号

（２） 給 水 装 置 の 工 事 場 所（３） 給 水 装 置 所 有 者
（４） し

２

ゅ

ん

工

年

月

日

年

添付書類

（１） 給 水 装 置 工 事 設 計 書（２） 給水装置工事しゅん工検査申請書

３

証明書提出先5月日

要綱様式 第 3 号
証明

第
年

号
月

日

指定給水装置工事事業者
様

宇部市水道事業管理者
水道局長

給水装置工事しゅん工検査合格証明書

下記の給水装置の工事は、宇部市水道条例施行規程に適合し、しゅん工検査に合格したことを証明します。

記

１ 給水装置工事（１） 給 水 装 置 番 号

号（２） 給 水 装 置 の 工 事 場 所（３） 給 水 装 置 所 有 者（４） し ゅ ん 工 年 月 日

年２ 添付書類（１） 給水装 置工 事 設 計書
（２） 給水装置工事しゅん工検査申請書

３ 証明書提出先

6月日

要綱様式 第 4 号
年月日

宇部市水道事業管理者
水道局長

様

工事申込者(所有者）
住所
氏名

㊞

指定給水装置工事事業者
所在地
事業者

㊞

主任技術者

㊞

給水装置工事申込みの申 込 年 月 日

変

更

取

消

年

給 水 装 置 番 号

願

月

日

栓

号

施設整備納付金納付書番号 第

号

納入済

未納

審

査 手

数 料

納付書番号 第

号

納入済

未納

給

水

栓

種

専用栓

私設消火栓

給水幹線

工

事

種

類

新設

連用栓
改造

特栓

撤去

装
置
場
所
変更 ･取消の理由

備

考

給
排
水
課

課

7

長

副

課

長

係

長

係

員

要綱様式 第 5 号
年月日

宇部市水道事業管理者
水道局長

様
土地所有者
住所
氏名

㊞

給水装置所有者
住所
氏名

承

諾

㊞

書

【 土地使用承諾について 】
下記事項について、遵守することを承諾します。

記
１ 私方の所有地に、上記給水装置所有者の水道管を布設することを承諾します。
２ 水道管布設箇所の地上１メートル幅は、当該水道管の維持管理のため、植樹または物を設置 ･ 建築等はしません。
３ 万一発生した水道管破損事故、又は当該事故の修理等によって生じた損害等は、上記利害関係人の間で解決します。
４ 利害関係人の変更があっても、上記事項は新しく利害関係人になった者に引継ぎます。

8要綱様式 第 6 号
年月日

宇部市水道事業管理者
水道局長

様
給水装置番号栓

号

給水装置所有者
住所
氏名㊞

指定給水装置工事事業者
所在地

誓

事業所名

㊞

主任技術者

㊞

約

書

【 受水槽以下の維持管理について 】
下記事項について、遵守することを誓約します。
記
１

設備管理責任者及び保守管理者（１） 受水槽以下の装置の維持管理については、設備管理責任者を選定し適切な管理を行います。
（２） 設備管理責任者は、受水槽以下の装置が水道法第４条に定める水質基準に適合する水を供給できる装置となるよう、衛生的な管理を行います。
（３） 受水槽以下の装置に異常があった場合の修理ができる保守管理者をあらかじめ定めておき、事故が発生したときは、速やかに処理できる体制を作っておきます。
２

貯水槽の管理（１） 貯水槽の清掃を毎年１回以上行います。
（２） 貯水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するための必要な処置を講じます。
（３） 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めた
ときは、その確認に必要な水質検査を行います。
（４） 供給する水が、人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止
し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知します。
３

識別表示（１） 貯水槽等には、「飲用水」であることを明示し、各戸メーターを設置した場合、貯水槽の排水バルブ等には、「使用禁止」の表示をします。
（２） ポンプ室内等に、警報装置等の操作方法、応急処置、設備管理責任者及び保守管理者等の連絡場所その他必要事項を記入したプレートを作成し表示します。
9要綱様式 第 7 号
年月日

宇部市水道事業管理者
水道局長

様

給水装置番号栓

号

給水装置所有者
住所
氏名㊞

指定給水装置工事事業者
所在地

誓

事所名

㊞

主任技術者

㊞

約

書

【 栓数オーバーによる水圧水量不足について 】

下記事項について、遵守することを誓約します。

記
このたび、給水装置の（ 新設 ･ 改造 ）工事を施行するにあたり、取付け栓数の基準では、メーター口径を（㎜）にしなくてはいけないところ（㎜）としたいと思います。
このことにより、水圧水量不足が生じても当方の責任において解決をします。
なお、この誓約書は、給水装置の所有者の変更があっても、上記事項は新しく給水装置の所有者になった者に引き継ぎます。

10要綱様式 第 8 号
年
宇部市水道事業管理者
水道局長

月

日

様
給水装置所有者

割 印

住所
氏名

許可条件書

㊞

受理しました請書

申請建築物
給 水 装 置 番 号
受水槽以下の装置の所在地
建 築 物 の 名 称

上記建築物に係る受水槽以下の装置の各戸検針、各戸徴収を希望するにあたっては、
宇部市水道条例(昭和３５年条例第３６号）、その他関係規程の規定に基づき、宇部市
水道事業管理者が別に定める許可条件をお請けします。
また、許可条件に基づく設備管理責任者を下記のとおり選定及び契約しましたので、お届けします。
なお、許可条件に基づく保守管理者は、工事完了までにお届けします。

記
住 所
設備管理責任者

氏 名
㊞
℡ （

11

-

-

）

要綱様式 第 10 号

年月

給 水 幹 線 水 理 計 算 書
給水装置番号

栓

号

東部
幹線番号

号
西部

指定給水装置工事事業者
所 在 地

１

㊞

主任技術者

㊞

施工場所
氏

名

条

件

（１） 給

水

２

事業者名

数

戸

数

個

（３） 同 時 使 用 栓 数

個

（２） 総

（４） 使

戸

栓

用

水

量

㍑/分

㍑/秒

（５） 取出分岐水圧（年間ピーク）

MPa (

（６） 階

階建て

数

（７） 取出部との地盤差ｍ（８） 参 考 資 料

接
点
配水管口径
接 点 G L
接 点 R L
給水地 G L

配 水 区
№
ｍ
ｍ
ｍ
12

㎏/㎝ ）
２

日

３

配管図（特に管径および延長は明確に記入のこと。

４

水理計算書
区分

戸数 口径 流量
流速
動水勾配（戸） （㎜） （ℓ／秒）（m／秒）

～

／

～

／

～

／

～

／

～

／

～

／

～

／

～

／

～

／

～

／

～

／

延長
（m）

換算長 損失水頭
残存水頭ＭＰａ（m）（m）＞ ０．１（ ＭＰａ ） 水圧水量ともに良好である。
消火栓使用時
消火用水 （ １㎥／分 ） ＋ １日最大水量 （ １㎥ ×
～

戸／日 ）

／
＞ ０．０ （ ＭＰａ ） 水圧水量ともに良好である。

13

要綱様式第 11 号
年月日

宇部市水道事業管理者
水道局長

様
給水装置所有者
住

所

氏

名

電話番号

㊞
（

）

指定給水装置工事事業者
所 在 地
事業者名

㊞

主任技術者

㊞

既設メーターの減径・復径届
給水装置番号
給水装置場所
給水装置所有者
既設メーター口径減・復口径

減径・復径理由
以下の条件を遵守し、工事による不具合（水量・水圧等）が生じても、当方の責任において解決します。
なお、届出内容は給水装置所有者の変更があっても、新しく給水装置の所有者になった
者に引き継ぎます。
条件

１ 工事にかかる費用は、すべて工事申請者の負担とする。
減径の場合、既設口径の権利は消滅し、復径の場合には申請口径の区分に従い施設整備納付金を納めること。
２ 減径の場合は、使用水量がメーターの適正流量範囲の基準に合った口径とし、メーター
下流側の給水管口径はメーターと同口径とすること。
ただし、下流側の給水管の布設替えが困難な場合は、定流量弁を設置しメーターに過大流量がかからないようにすること。
３ 原則として、減径し得る許容範囲は２段階までとする。
４ 減径後、使用水量がメーターの適正流量範囲を超える場合は、その使用水量にあったメーターに復径すること。
14

要綱様式 第 12 号
年月日

宇部市水道事業管理者
水道局長

様

給水装置番号栓

号

給水装置所有者
住所
氏名㊞

指定給水装置工事事業者
所在地

誓

事業者名

㊞

主任技術者

㊞

約

書

【 水道メーター位置について 】

下記事項について、遵守することを誓約します。

記
このたび、給水装置の工事を施行するにあたり、メーターの位置が規定の官民境界に設置することができません。したがって、民地内の給水管の維持管理、修理については当方の責任において解決します。
なお、この誓約書は、給水装置所有者の変更があっても、上記事項は新しく給水装置の所有者になった者に引き継ぎます。

15

要綱様式 第

13 号
年

月

日

宇部市水道事業管理者
水道局長

様
給水装置番号栓

号

給水装置所有者
住所
氏名㊞

指定給水装置工事事業者
所在地

誓

事業者名

㊞

主任技術者

㊞

約

書

【 給水装置(幹線)所有者の所在不明について 】
下記事項について、遵守することを誓約します。
記
このたび、給水装置工事を施行するにあたり、給水装置利害関係人の承諾を必要とするところですが、給水装置所有者の所在が不明のため、承諾を得ることができません。
したがって、本給水装置の工事を施行したことにより、給水装置所有者と問題が生じた場
合は、当方の責任において解決をします。
なお、この誓約書は、給水装置所有者の変更があっても、上記事項は新しく給水装置の所有者になった者に引き継ぎます。
所有者所在不明の給水装置
給水装置番号
（幹

線）

所有者住所
所有者氏名

16

要綱様式 第 14 号
年月日

宇部市水道事業管理者
水道局長

様
給水装置番号栓

号

給水装置所有者
住所
氏名㊞

指定給水装置工事事業者
所在地

誓

事業者名

㊞

主任技術者

㊞

約

書

【１栓のみの工事申込について】
下記事項について、遵守することを誓約します。
記
１

家屋の建築等により、将来給水装置を設置するときは、宇部市水道局指定給水装置工事事業者にて、工事を申込み、施行します。

２

この誓約書は、給水装置の所有者の変更があっても、上記事項は新しく給水装置の所有者になった者に引き継ぎます。

宇部市水道条例
第５条第１項
給水装置の新設、改造又は撤去しようとするものは、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
第７条第１項
給水装置の工事の設計及び施行は、管理者又は法第１６条の２第１項の規定により管理者の指定を受けたものが行う。
第３７条
市長は、次の各号の１に該当するものに対しては、５万円以下の過料を科する。
１

第５条の規定による承認を受けないで給水装置の工事をしたもの。

17

要綱様式 第 15 号
年月日

宇部市水道事業管理者
水道局長

様

給水装置番号栓

号

給水装置所有者
住所
氏名㊞

指定給水装置工事事業者
所在地

誓

事業所名

㊞

主任技術者

㊞

約

書

【 受水槽給水方式廃止について 】
下記事項について、遵守することを誓約します。
記
１

受水槽方式を廃止するにあたり、配水管の断水・減水等には協力します。

２

既設の配管を利用して直結給水をするにあたり、水圧テストおよび水圧の変化その他の原因により、漏水・水圧水量不足･赤水発生等の支障が生じても当方の責任において解決します。
(１）水圧テスト〈1.75MＰａ…1 分間〉を
（２）バイパステストを

年

月

年

月

日に実施しました。

日に実施しました。

３

官民境界以降の漏水等、維持管理に係る費用については一切私方の負担とします。

４

この誓約書は、給水装置の所有者の変更があっても、上記事項は新しく給水装置の所有者になった者に引き継ぎます。

18

要綱様式 第 16 号
年月日

宇部市水道事業管理者
水道局長

様
給水装置番号栓

号

給水装置所有者
住所
氏名㊞

指定給水装置工事事業者
所在地

誓

事業者名

㊞

主任技術者

㊞

約

書

【支管引用に伴う既設給水管の水圧水量不足について】
下記事項について、遵守することを誓約します。
記
このたび、既設給水装置番号（）の給水管より支管引用して給水管を布設しますが、既設支管引用者に対し水圧･水量不足等の問題が生じた場合は、当方の責任において解決します。
ここに、給水装置所有者、既設支管引用者の連名で誓約します。
№

給水装置番号

住

所

19

氏

名

印

要綱様式 第 17 号
年月日

宇部市水道事業管理者
水道局長

様

給水装置番号栓

号

給水装置所有者
住所
氏名㊞

指定給水装置工事事業者
所在地

承

事業者名

㊞

主任技術者

㊞

諾

書

【 私設消火栓の維持管理について 】
下記事項について、遵守することを承諾します。

記１

この私設消火栓は、水道メーターを経由していないため、しゅん工検査完了後、水道局で封印することを承諾します。

２

この私設消火栓を、消防または消防演習の場合以外は使用しません。

３

この私設消火栓を使用するとき、または使用した場合は速やかに水道局へ届けます。

20

要綱様式 第 18 号
年月日

直結給水事前協議申請書
宇部市水道事業管理者
水道局長

様（協議申請者）
住所
氏名

印
（TEL

－

）

（TEL

－

）

下記の建物に直結給水したいので事前協議を申請します。
給 水 装 置
施

工

主

住所
氏名
印

施 行 場 所階建て

建

物

計画使用水量

□併用建物

・住

宅

戸

・非 住 宅戸

宅地の地盤高さ

差

備

考

：

月

日

・ 直結方式部分㎥/日

・ 受水槽方式部分㎥/日

・ 直結方式部分ℓ/分

・ 受水槽方式部分

ℓ/分

mm ×

分岐引込管

mm

配水管の布設地盤高さｍ －（１）位置図設

態

年

宅地と道路の受 付 番 号

・業

竣工（通水）予定日
計画一日使用水量□既□非住宅建物階

配水管

関 係 図 面㎡）

直結直圧部最上階の給水栓の高さ ：分岐口径
低築（延べ床面積□住宅専用建物

同時使用水量

高

□新

高低差
ｍ ＝

（２）造成平面図ｍ（３）建築図面（平面図、系統図等）＊ 給水管の引き込み予定位置を記入
受 付 日
技術管理者

課

年
長

副課長

月
係

長

※ 太線内の必要事項を記入のうえ、関係図面を添えて提出すること。
※ 併用建物・非住宅建物の業態は、階数ごとに記載すること。
※ 計画使用水量は、直結方式部分と受水槽方式部分とを区別し、記載すること。

21

日
係

員

要綱様式 第 19 号
年月日

直結給水事前協議回答書（協議申請者）
住所
氏名

様

宇部市水道事業管理者
水道局長

直結給水事前協議の結果について
年月日付けをもって事前協議依頼のありました下記の物件について、次のとおりお知らせいたします。

１ 付近配水管の水圧状況を調査した結果、当該地の設計水圧はMPa です。

２ 直結方式では、配水管の切替工事等により、計画的あるいはやむを得ず緊急的に断水又は減水することや濁水等を伴うことがあります。給水装置施工主の方に、給水方式の長所・短所を十分に説明のうえ、給水設計協議確認書を提出してください。
３ 給水装置の工事の設計は、宇部市水道条例、宇部市水道条例施行規程及び給水装置等の設計施工事務取扱要綱に基づいて行ってください。
４ 詳細につきましては、水道局又は宇部市水道局指定給水装置工事事業者へお問い合わせください。

受 付 番 号物件
概要

給 水 装 置 住所
施

工

主 氏名

施 行 場 所22

要綱様式 第 20-1 号
協 議 番
技術管理者

給水設計協議確認書

号
課 長

副 課 長

係

長

係

員

（直結直圧・直結増圧・受水槽・併用）
協 議 年 月 日

年
宇
水

協

議

者

協
申

部
道

月

日

給 水 予 定 日

市
給排水課給水装置係
局

議
者

請

年

月

（TEL

－

日

担当者

住所
氏名
印
給水装置工事主任技術者
交付番号 第）氏名号㊞

給 水 装 置 工 事
所
在地
住所
給 水 装 置 工 事
氏名
申
込
者

印
（TEL

直 結 給 水 事 前 受付番号
協 議 回 答 書 設計水圧

－

）

MPa

給水装置の工事の設計に当たっては、宇部市水道条例、宇部市水道条例施行規程及び給水装置等の設計施工
事務取扱要綱の定めによるものとし、下記事項について協議者双方が確認したので、これに基づき設計し、給水装置の工事を申し込むものとする。
建 物 の 種 類

給水方法

戸数

階層数

直 結 直 圧□住 宅 専 用直 結 増 圧受

水槽

直 結 直 圧□併用

直 結 増 圧受

水槽

直 結 直 圧□非住宅

直 結 増 圧
受

計
画

直
結

水

槽

（１） 計画一日使用水量 50 ㎥ ≧（２） 同時使用水量

方
使
用
水
量

式
受
水
槽
方
式

（１） 計画一日使用水量（２） 受水槽補給水量

23

延べ床面積

その他

要綱様式 第 20-2 号
構造及び材質は、建築基準法施行令に定める基準による。
設 置 位 置

貯

槽

屋内
屋外

階

高 置 水 槽

屋内
屋外

階
階上

×

中 間 水 槽

屋内
屋外

階
階上

×

受

水

水
タ
ン
ク

貯 水 容 量
×

備

×
㎥

基
基

地上からの高さ
最高位水栓からの高さm
m

基

地上からの高さ
最高位水栓からの高さ

m
m

×
㎥
×
㎥

副 受 水 槽

㎥

消火用水槽

㎥

一括計量

直
結
直
圧
方
式

メーター口径㎜

専 用 住 宅
㎜
㎜
㎜

各戸計量

計

一括計量

直
水
結
量 増
圧
道
方
方
式
メ
式
受
ー
水
槽
方
タ
式

非
個
個
個

㎜
㎜
㎜

㎜
㎜
㎜
非

個
個
個

住

用
㎜

非
個

常

用

㎜

個

宅

共

用
㎜

個
個
個

非
個

常

用

㎜

個

mm

専 用 住 宅
㎜
㎜
㎜

共
個
個
個

㎜
㎜
㎜

メーター口径

各戸計量

宅

mm

専 用 住 宅一括計量

住メーター口径

各戸計量

考

非
個
個
個

住

宅

㎜
㎜
㎜

共
個
個
個

用
㎜

非
個

常

用

㎜

個

受水槽通水ニップル口径

ー

設置方法は、給水装置等の設計施工事務取扱要綱第 4 章第 4 節「水道メーター」に定める基準による。

設

地 中 埋 設階個

置

居室側壁埋込

階

個

方

区
シャフト内

法

分

□

扉の開口部

幅

水道専用

□
㎜

×

共用格納

高さ

㎜

＊ 空間形状図及び寸法を添付すること。

分
給 岐
引
水 込
管
装
置

分岐引込管口径は、計画使用水量に対し、管内流速２．０m／秒以下となるように決定する。
配水管からの分岐管

管種

口径

㎜

直結直圧方式への分岐管

管種

口径

㎜

≦ ７５㎜以下

直結増圧方式への分岐管

管種

口径

㎜

≦ ７５㎜以下

受水槽方式への分岐管

管種

口径

㎜

定 水 位 弁 等

・呼び径

㎜ ・形

式

・開閉方式（電磁弁、その他）

定

流

量

弁

・呼び径

㎜ ・形

式

・設定流量

増

圧

装

置

・呼び径

㎜ ・排 出 量

逆 流 防 止 装 置

・呼び径

㎜ ・種

備

考

24

別

ℓ/分・全揚程ℓ/分m

要綱様式 第 20-3 号

水 理 計 算 書 （ 直 結 直 圧 方 式 ） １
設計水圧 P 0

P1

MPa

P2

≧（

ｍ ＋

≧（

ＭＰa）

h
ｍ ＋

ｍ） ÷ １０１．９７２

P 1 : 配水管の分岐箇所から最高位など最悪の条件にある給水器具までの圧力損失(次ページ参照)m

P 2 : 最高位など最悪の条件にある給水器具を使用するために必要な圧力
対象給水器具 （品名）mh : 配水管の分岐箇所と最高位など最悪の条件にある給水器具の高位差
宅地の地盤高さ(ｍ) － (

配水管の布設地盤高さ

最高位水栓等の高さｍ － １．２ｍ) ＋ (

配管立体図（給水主管損失水頭計算略図）（居室内損失水頭計算略図）

25

ｍ) ＝

ｍ

要綱様式 第 20-4 号

水 理 計 算 書 （ 直 結 直 圧 方 式 ） ２
Ｐ1：配水管の分岐箇所から最高位など最悪の条件にある給水器具までの圧力損失
区

間

口径
(㎜)

栓数
戸数

負荷
単位数

合

流量
(ℓ/min)

流速
(m/s)

計

動水勾配
(‰)

管弁栓類

換算延長
(m)

損失水頭
(m)

ｍ

26

要綱様式 第 20-5 号

水 理 計 算 書 （ 直 結 増 圧 方 式 ） １ＨＰ2
１ 全揚程（増圧装置の加圧分） ＝ｍ －Ｐ1 ： 増圧装置直前の圧力（次ページ参照）
Ｐ2 ： 増圧装置直後の圧力（次ページ参照）

Ｐ1
ｍ ＝

ｍ

２ ポンプ自動停止圧力 ＝ 減圧式逆流防止器の流入側設計圧力 － 0.05MPa＝ （ｍ － ５ ｍ ）＝ｍ

３ ポンプ自動復帰圧力 ＝ 減圧式逆流防止器の流入側設計圧力

ｍ

配管立体図
（給水主管損失水頭計算略図）（居室内損失水頭計算略図）27＝

要綱様式 第 20-6 号

水 理 計 算 書 （ 直 結 増 圧 方 式 ） ２
Ｐ1 ： 増圧装置直前の圧力 ＝ Ｐ０ － （ Ｐ３ ＋ ｈ1 ）
＝
ｍ － （
ｍ ＋

ｍ ） ＝

ｍ ≧ ５ｍＰ０：設計水圧
ｈ1 ：配水管の分岐箇所と増圧装置の高低差
Ｐ３：配水管の分岐箇所から増圧装置までの圧力損失
区間

口径
（㎜）

栓数
戸数

負荷
単位数

流量
(ℓ/min)

流速
(ｍ/s)

動水勾配
(‰)

管弁栓類

換算延長
(ｍ)

損失水頭
(ｍ)

Ｐ４ ： 増圧装置から最高位など最悪条件にある給水器具までの圧力損失
ｈ３ ： 増圧装置と最高位など最悪条件にある給水器具の高低差
Ｐ５ ： 最高位など最悪条件にある給水器具を使用するために必要な圧力
対象給水器具（品名）Ｐ２ ： 増圧装置直後の圧力 ＝ Ｐ４ ＋ Ｐ５ ＋ ｈ３ ＝

28

ｍ＋

ｍ＋

ｍ ＝

ｍ

要綱様式 第 20-7 号

区間

口径
(㎜)

栓数
戸数

水

理

計

負荷
単位数

流量
(ℓ
/min)

流速
(ｍ/s)

合

算

計

書

動水勾配
(‰)

別

管弁栓類

換算延長
(ｍ)

紙

損失水頭
(ｍ)

ｍ

29

要綱様式 第 21 号
年
宇部市水道事業管理者
水道局長

月

日

様
申込者（所有者）
住所
氏名

承

諾

印

書

建 物 の 所 在 地
建 物 の 名 称
上記建物に係る直結増圧方式による給水を実施するにあたり、下記事項について承諾し、適正に管理します。
記
１ 設備管理責任者等の選定
直結給水用増圧装置（以下「増圧装置」という。
）を含み給水装置の維持管理及び事故発生時の迅速な対応を行うため、設備管理責任者及び保守管理者を次のとおり届け出ます。
住所
設備管理責任者
氏名

印

TEL（

）

－

印

TEL（

）

－

住所
保 守 管 理 者
氏名２ 使用者等への周知
次の事項について、使用者等に周知します。
(１) 停電や増圧装置の故障、渇水時の制限給水等により増圧装置が停止し、断水したときには、非常用直結給水栓を使用すること。
(２) 配水管等の工事に伴う計画的又は緊急的若しくは水道メーターの取替に伴う断水の際に、水が使用できなくなること。また、その通報連絡を受けたときは、これに協力すること。
(３) 増圧装置及び減圧式逆流防止器の故障時等の緊急連絡先
３ 保守管理
増圧装置及び減圧式逆流防止器の機能を適正に保持するため、１年以内ごとに１回定期点検を行うとともに、必要に応じて保守点検を行い、異状を発見した場合は速やかに修繕を行います。
なお、増圧装置又は減圧式逆流防止器の取替を行ったときは、速やかに管理者に届け出ます。
４ 損害の補償
増圧装置に起因して逆流又は漏水が発生し、水道局又は使用者等に損害を与えた場合は、責任をもって補償します。
５ 設備管理責任者等の変更
設備管理責任者及び保守管理者に変更を生じたときは、速やかに管理者に届け出ます。
６ 所有者の変更届
給水装置の所有権に変更が生じた場合は、新所有者に対し、この装置が条件付きであることを熟知させるとともに、速やかに管理者に届け出ます。
７ 紛争の解決
増圧装置の故障等により第三者との間に紛争が生じた場合は、当方において解決します。

30

参 考
直結給水用増圧装置
減圧式逆流防止器

チェックリスト直結給水用増圧装置
1. 口［水道局確認欄］

径

：

mm

2. 吐

出

量

：

ℓ/分

3. 全

揚

程

：

ｍ

4. 電動機出力

：

kW

5. 型

式

：

者

：

6. 製

造

…□

7. 流 量 制 御□ ポンプ回転数制御□ その他（8. 圧 力 制 御□ 推定末端圧力一定制御□ 吐出圧力一定制御

9. 圧力設定値…□）□ その他（）① ポンプ自動停止圧力ｍ…□② ポンプ自動復帰圧力ｍ…□③ ポンプ吐出圧力ｍ

10. 警報ブザー等の設置場所…□
減圧式逆流防止器
1. 口

径

：

㎜

2. 型

式

：

3. 製造業者：

4. 漏水感知装置： 作動確認（構造図を添付する。）…□…□

5. 警報ブザー等の設置場所…□＊ 給水装置完成配管図面提出時に添付してください。

31

要綱様式 第 22 号
年月日

宇部市水道事業管理者
水道局長

様
給水装置番号栓

号

給水装置所有者
住所
氏名㊞

指定給水装置工事事業者
所在地

誓

事業者名

㊞

主任技術者

㊞

約

書

【 井戸配管の切替えについて 】
下記事項について、遵守することを誓約します。

記１

井戸配管と上水道配管は別系統とし、絶対に接続はしません。

２

既設の井戸配管を使用するにあたり、漏水、その他の不都合が生じても当方の責任において解決します。

３

漏水、その他の不都合が生じた場合は、既設の井戸配管を構造材質基準に適合した配管
材料で配管替えします。

４

給水装置については、当方で責任をもって維持管理します。

５

この誓約書は、給水装置の所有者の変更があっても、上記事項は新しく給水装置の所有者になった者に引き継ぎます。

32

要綱様式 第 23 号
年月日

宇部市水道事業管理者
水道局長

様
給水装置番号栓

号

給水装置所有者
住所
氏名㊞

指定給水装置工事事業者
所在地

誓

事業所名

㊞

主任技術者

㊞

約

書

【 受水槽方式から直結増圧方式に改造 】
下記事項について、遵守することを誓約します。
記
１

受水槽方式を廃止するにあたり、配水管の断水・減水等には協力します。

２

受水槽を廃止し、直結増圧方式に改造するにあたり、増圧装置以降の給水管をすべて布設替

えします。
３

官民境界以降の漏水等、維持管理に係る費用については一切私方の負担とします。

４

この誓約書は、給水装置の所有者の変更があっても、上記事項は新しく給水装置の所有者になった者に引き継ぎます。

33

要綱様式 第 24 号
年月日

宇部市水道事業管理者
水道局長

様
給水装置番号

栓

号

設置場所
住

所

給水装置所有者
住所
氏名

㊞

消防設備士
住所
氏名

㊞

指定給水装置工事事業者
所在地

誓
【

事業者名

㊞

主任技術者

㊞

約

書

水道直結式スプリンクラー設備に関する確認について 】

このたび、水道直結式スプリンクラー設備を上記の場所に設置するにあたり、次の事項について十分理解し、適正に維持管理することを誓約します。
１． 水道直結式スプリンクラー設備は、水道直結であるため、配水管等の断水時には使用できな
いこと。
２． 直結増圧装置を設置している場合は、停電時において所要の水量が確保できない場合があること。
３． 災害その他正当な理由によって、一時的な断水や水圧低下等により水道直結式スプリンクラー設備の性能が十分に発揮されない状況が生じた場合でも、水道局はその責を負わないこと。
４． 水道直結式スプリンクラー設備の火災時以外における誤作動及び火災時の作動不良に関し、
水道局はその責を負わないこと。
５． 水道直結式スプリンクラー設備が設置された建物等を賃貸する場合には、１～４のような条件が付いている旨を借家人等に熟知させること。
６． 水道直結式スプリンクラー設備の配管変更を行う場合は、宇部市水道条例等関係法令に基づき、適正に行うこと。
７． この誓約書は、給水装置の所有者の変更があっても、上記事項は新しく給水装置の所有者になった者に引き継ぐこと。

34

資

料

資料１
同時使用水量、動水勾配表
ウエストン公式
同時使用量動
水
勾
戸数 l min l sec
13
20
25
30
1
34.0 0.57
20.1
7.2
3.1
2
55.2 0.92
47.0 16.7
7.2
3
73.4 1.22
78.2 27.6 11.8
4
89.7 1.50
40.0 17.1
5
104.9 1.75
52.8 22.5
6
119.2 1.99
66.7 28.3
7
132.8 2.21
80.7 34.2
8
145.8 2.43
96.0 40.6
9158.3 2.64
47.2
10
170.4 2.84
53.9
11
182.2 3.04
61.1
12
193.6 3.23
68.2
13204.8 3.4175.3
14215.7 3.60
83.2
15
226.3 3.77
90.6
16
236.8 3.95
98.7
17247.1 4.12
18
257.1 4.29
19
267.1 4.45
・同時使用水量20276.8 4.61
（戸数） 0 .7 ｴ 34 l min
21286.4 4.77
22295.9 4.93 ・動水勾配
23305.3 5.09
0
φ 13 ～φ 40
024314.5 5.24
025
323.6 5.39
φ 50 ～
00
26
332.6 5.54
27
341.5 5.69
28
350.3 5.84
29359.1 5.9930
367.7 6.13

1

配
40
0.8
1.9
3.1
4.5
5.9
7.3
8.9
10.5
12.2
13.9
15.7
17.5
19.3
21.3
23.1
25.1
27.2
29.2
31.2
33.3
35.5
37.7
39.9
42.1
44.3
46.6
49.0
51.4
53.8
56.2

50
3.0
6.7
10.9
15.6
20.5
25.7
30.9
36.5
42.3
48.1
54.3
60.5
66.7
73.5
79.9
86.8
93.7
100.8
107.7
114.8
122.1
129.6
137.3
144.8
152.4
160.2
168.2
176.3
184.7
192.6

ヘーゼン・ウイリアム公式
Ｃ＝ 140同時使用量
動 水 勾 配
0/00
l
min
l
sec
戸数
75
100
150
200
250
1
34.0 0.57 0.34 0.08 0.01
2
55.2 0.92 0.83 0.20 0.03 0.01
3
73.4 1.22 1.40 0.34 0.05 0.01
489.7 1.50 2.05 0.51 0.07 0.02
5
104.9 1.75 2.73 0.67 0.09 0.02
6
119.2 1.99 3.46 0.85 0.12 0.03
7
132.8 2.21 4.20 1.03 0.14 0.048
145.8 2.43 5.01 1.23 0.17 0.04
9158.3 2.64 5.84 1.44 0.20 0.05
10170.4 2.84 6.68 1.65 0.23 0.06
11
182.2 3.04 7.58 1.87 0.26 0.06
12
193.6 3.23 8.48 2.09 0.29 0.07
13
204.8 3.41 9.37 2.31 0.32 0.08
14215.7 3.60 10.36 2.55 0.35 0.09
15
226.3 3.77 11.28 2.78 0.39 0.10
16236.8 3.95 12.30 3.03 0.42 0.10
17247.1 4.12 13.29 3.28 0.45 0.11
18257.1 4.29 14.33 3.53 0.49 0.12
19267.1 4.45 15.33 3.78 0.52 0.13
20276.8 4.61 16.37 4.03 0.56 0.14
21286.4 4.77 17.43 4.29 0.60 0.15
22295.9 4.93 18.53 4.56 0.63 0.16
23305.3 5.09 19.66 4.84 0.67 0.17
24314.5 5.24 20.74 5.11 0.71 0.1725
323.6 5.39 21.86 5.38 0.75 0.18
26
332.6 5.54 22.99 5.66 0.79 0.19
27341.5 5.69 24.16 5.95 0.83 0.2028350.3 5.84 25.35 6.24 0.87 0.2129359.1 5.99 26.57 6.54 0.91 0.2230367.7 6.13 27.73 6.83 0.95 0.23

2300

ヘーゼン・ウイリアム公式
Ｃ＝ 140同時使用量
動 水 勾 配
0/00
l
min
l
sec
戸数
75
100
150
200
250
31
376.2 6.27 28.91 7.12 0.99 0.24
32384.7 6.41 30.12 7.42 1.03 0.25
33
393.0 6.55 31.34 7.72 1.07 0.2634401.3 6.69 32.60 8.03 1.11 0.27
35
409.6 6.83 33.87 8.34 1.16 0.29
36417.7 6.96 35.07 8.64 1.20 0.30
37425.8 7.10 36.39 8.96 1.24 0.31
38
433.8 7.23 37.63 9.27 1.29 0.32
39441.8 7.36 38.89 9.58 1.33 0.33
40449.7 7.50 40.27 9.92 1.38 0.3441457.5 7.63 41.57 10.24 1.42 0.3542465.3 7.76 42.89 10.57 1.47 0.36
43473.0 7.88 44.13 10.87 1.51 0.37
44480.7 8.01 45.48 11.20 1.56 0.38
45488.3 8.14 46.86 11.54 1.60 0.39
46495.9 8.27 48.25 11.89 1.65 0.4147503.4 8.39 49.55 12.21 1.69 0.4248510.9 8.52 50.98 12.56 1.74 0.43
49518.3 8.64 52.32 12.89 1.79 0.4450525.7 8.76 53.67 13.22 1.84 0.45
51533.1 8.89 55.15 13.59 1.89 0.46
52
540.4 9.01 56.54 13.93 1.93 0.48
53547.6 9.13 57.94 14.27 1.98 0.49
54554.8 9.25 59.36 14.62 2.03 0.50
55
562.0 9.37 60.79 14.98 2.08 0.51
56
569.1 9.49 62.24 15.33 2.13 0.52
57
576.2 9.60 63.58 15.66 2.17 0.54
58
583.3 9.72 65.06 16.03 2.22 0.55
59590.3 9.84 66.55 16.39 2.28 0.5660597.3 9.96 68.06 16.77 2.33 0.57

3300

ヘーゼン・ウイリアム公式
Ｃ＝ 140同時使用量
動 水 勾 配
0/00
l
min
l
sec
戸数
75
100
150
200
250
61
604.2 10.07 69.46 17.11 2.38 0.59
62611.2 10.19 71.00 17.49 2.43 0.60
63618.0 10.30 72.42 17.84 2.48 0.61
64624.9 10.42 73.99 18.23 2.53 0.6265631.7 10.53 75.44 18.58 2.58 0.64
66
638.5 10.64 76.91 18.95 2.63 0.65
67645.3 10.76 78.52 19.34 2.69 0.66
68
652.0 10.87 80.01 19.71 2.74 0.67
69
658.7 10.98 81.51 20.08 2.79 0.69
70665.3 11.09 83.03 20.45 2.84 0.7071672.0 11.20 84.56 20.83 2.89 0.71
72
678.6 11.31 86.10 21.21 2.94 0.7373685.2 11.42 87.66 21.59 3.00 0.7474691.7 11.53 89.23 21.98 3.05 0.7575698.3 11.64 90.81 22.37 3.11 0.7776704.8 11.75 92.40 22.76 3.16 0.78
77711.3 11.86 94.01 23.16 3.21 0.79
78717.7 11.96 95.48 23.52 3.27 0.8079724.1 12.07 97.11 23.92 3.32 0.8280730.5 12.18 98.76 24.33 3.38 0.83
81736.9 12.28 100.26 24.70 3.43 0.8482743.3 12.39 101.93 25.11 3.49 0.86
83749.6 12.49 103.46 25.49 3.54 0.87
84755.9 12.60 105.15 25.90 3.60 0.8985762.2 12.70 106.70 26.28 3.65 0.90
86768.5 12.81 108.41 26.71 3.71 0.91
87774.7 12.91 109.98 27.09 3.76 0.9388780.9 13.02 111.72 27.52 3.82 0.94
89
787.1 13.12 113.32 27.92 3.88 0.95
90793.3 13.22 114.92 28.31 3.93 0.97

4300

ヘーゼン・ウイリアム公式
Ｃ＝ 130同時使用量
動 水 勾 配
0/00
l
min
l
sec
戸数
75
100
150
200
250
1
34.0 0.57 0.39 0.10 0.01 0.00 0.00
2
55.2 0.92 0.95 0.23 0.03 0.01 0.00
3
73.4 1.22 1.60 0.40 0.05 0.01 0.00
4
89.7 1.50 2.35 0.58 0.08 0.02 0.01
5104.9 1.75 3.13 0.77 0.11 0.03 0.01
6
119.2 1.99 3.97 0.98 0.14 0.03 0.01
7132.8 2.21 4.82 1.19 0.16 0.04 0.018
145.8 2.43 5.74 1.41 0.20 0.05 0.02
9158.3 2.64 6.69 1.65 0.23 0.06 0.02
10170.4 2.84 7.66 1.89 0.26 0.06 0.02
11
182.2 3.04 8.69 2.14 0.30 0.07 0.02
12
193.6 3.23 9.72 2.39 0.33 0.08 0.03
13
204.8 3.41 10.75 2.65 0.37 0.09 0.03
14215.7 3.60 11.88 2.93 0.41 0.10 0.03
15226.3 3.77 12.94 3.19 0.44 0.11 0.04
16
236.8 3.95 14.10 3.47 0.48 0.12 0.04
17247.1 4.12 15.25 3.76 0.52 0.13 0.04
18257.1 4.29 16.43 4.05 0.56 0.14 0.05
19267.1 4.45 17.58 4.33 0.60 0.15 0.05
20
276.8 4.61 18.77 4.62 0.64 0.16 0.05
21
286.4 4.77 19.99 4.93 0.68 0.17 0.06
22295.9 4.93 21.25 5.24 0.73 0.18 0.06
23
305.3 5.09 22.55 5.55 0.77 0.19 0.06
24
314.5 5.24 23.79 5.86 0.81 0.20 0.07
25
323.6 5.39 25.07 6.18 0.86 0.21 0.07
26
332.6 5.54 26.37 6.50 0.90 0.22 0.07
27
341.5 5.69 27.71 6.83 0.95 0.23 0.08
28
350.3 5.84 29.08 7.16 0.99 0.24 0.08
29359.1 5.99 30.47 7.51 1.04 0.26 0.0930
367.7 6.13 31.80 7.83 1.09 0.27 0.09

5

300
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.04
0.04

資料２
ウエストン公式による流量図6

資料３
給水装置の水理学
1 水の性質(1) 静水中の１点に作用する圧力はすべての方向に相等しい。
(2) 静止している水面は広大な面を考えない限り常に平面をなす。
(3) 静水中に存在する物体に働く水の圧力は物体の表面に直角に作用する。勿論水を入れた容器の内面にも直角に作用する。
(4) 静水中の任意の１水平面上の諸点に働く水圧の強さは同じである。（同じ深さにおける水圧の強さは同じである。

2 水圧と水頭との関係
水の重量 Ｗ＝1,000㎏ ｍ3 であるから水面より深さＨ（ｍ）の点における水圧Ｐは

Ｐ＝ＷＨ＝1,000（ ㎏ ｍ3）
 Ｈ（ｍ）＝1,000Ｈ（㎏ ㎡）
Ｐ＝0.1Ｈ（㎏ ㎝ 2 ）or

Ｈ＝10Ｐ（ｍ）

この水深Ｈを水頭（head）という。又は静水頭、圧力水頭ということもある。
Ｐ ＝ ＷＨ式において、Ｗは一定値であるから水圧Ｐは水深Ｈに比例する。この関係をスペクトルで図示すると、下記のとおり三角形になる。

1.5 ㎏ ㎝2 の静水圧がある時、直結給水はどのぐらいまで上昇するか。
また 20ｍの静水頭の水圧は何程か。

Ｈ＝10Ｐ＝10  1.5＝15ｍ
Ｐ＝0.1Ｈ＝0.1  20＝2 ㎏ ㎝ 2 ＝0.2ＭPa
3 流速と流量
水流の１断面を単位時間に通過する水の量を流量という。流量Ｑは流速Ｖに水流の断面積Ａをかけて
求める。
すなわち

Ｑ＝ＡＶ

Ｑ
Ｖ＝
Ａ

Ｑ
Ａ＝
Ｖ

7

口径 200㎜ の鉄管を用いて毎分 2,400 の水を送るとき鉄管内を流れる水の速度を求める。

鉄管断面積
流

量

流

速

π
Ａ＝ Ｄ2＝0.785  0.2 2 ＝0.0314㎡
4
2,400
Ｑ＝2,400（  min）＝＝0.04ｍ3 sec
1,000  60
Ｑ
Ｖ＝ ＝0.04＝1.27 ｍ sec
0.0314Ａ

4 動水勾配ｈ
Ｉ＝
Ｉ：動水勾配ｈ：水 頭 差 ：長さ

摩擦損失水頭 ｖ2
ｈ＝ｆ・ ・
ｄ 2g
ｈ：摩擦損失水頭（ｍ）

 ：管延長（ｍ）
ｄ：管の口径（ｍ）
ｖ：管内を流れる水の流速（ ｍ sec ）g ：重力の加速度 ＝（9.8ｍ sec2 ）
ｆ：摩擦損失係数 新管 0.02

程度

古管 0.04
なお、  は直管値による。
上記公式は水圧の大小には関係しない。
損失水頭にはこの他に(1) 水がタンクなどから管の入口に流入するとき縮流を生じることによる損失。
(2) 管の曲がりによって生じる損失。
(3) 管水路の途中に弁栓類などの障害物があるとき、これに基づく損失。
(4) 管の口径が急に変わることで生ずる損失。
(5) 管水路の終端において運動のエネルギーが消失することによる損失などがあるが、これら損失水
頭中摩擦損失水頭が最も主要なもので延長の長い配管においては全損失の大部分が、摩擦損失である。

8１分間に 120 の流量がある給水管の延長 20ｍ ・口径 40㎜ であるとき、この管の生ずる摩擦による損失水頭を求める。
但し、損失係数ｆ＝0.04 とする。

ｄ＝40㎜＝0.04ｍ

＝20ｍ

0.120
Ｑ
Ｑ
60
Ｖ＝ ＝
＝
≒ 1.59ｍ sec
π
π
Ａ
2
２
Ｄ
 0.044
4
 ｖ2
20 1.59 2
ｈ＝ｆ・ ・ ＝0.04 ≒ 2.58ｍ
ｄ 2g
0.04 2  9.8※ｈ＝2.58ｍ は水圧でいえば 0.0258ＭPa（0.258㎏ ㎝2 ）低下することになる。もし流出口が仮に普通水栓所要圧 0.05ＭPa（0.5 ㎏ ㎝2 ）とすれば流入口では、なければならない。
0.258㎏ ㎝2 ＋0.5㎏ ㎝2 ＝0.0758ＭPa（0.758㎏ ㎝2 ）5 水理演習問１ Ａ、Ｂ、Ｃ点の水頭及び水圧 ＭPa（㎏ ㎝2 ）を求めなさい。
（ｍ）
〔解〕

Ａ

4.0ｍ

0.4 ㎏ ㎝ 2  0.04ＭPa

Ｂ

2.0ｍ

0.2 ㎏ ㎝ 2  0.02ＭPa

Ｃ

4.5ｍ

0.45 ㎏ ㎝ 2  0.045ＭPa

問２ 本管水圧 0.3ＭPa（3㎏ ㎝2 ）のときＡ、Ｂの圧力 ＭPa（㎏ ㎝2 ）及び水頭を求めなさい。
（ｍ）

〔解〕

9

Ａ

0.025ＭPa（2.5 ㎏ ㎝ 2 ）＝25ｍ

Ｂ

0.022ＭPa（2.2 ㎏ ㎝ 2 ）＝22ｍ

問３ 下図は管路を水が流れるときに必要な水頭と距離関係を示したものである。次の問について図の記号を用いて答えなさい。
〔解〕
1. Ａ～Ｂ間の動水勾配は

Ｈ1
12. Ａ～Ｂ間の損失水頭は

Ｈ1

3. Ｂ～Ｃ間の動水勾配は

Ｈ2
24. Ｂ～Ｃ間の損失水頭は

Ｈ2

5. Ｃ点での有効な水頭は

ＨS－Ｈ又はＨS－（Ｈ1＋Ｈ2）
（Ｖ2）
（Ｑ2）
問４ 下図に示すような管路における２断面の流速と流量を求めなさい。１断面の直径＝300㎜ 、２断面の直径＝ 200㎜ 、１断面の流速＝ 1.2 ｍ sec とする。

〔解〕連続の式により

Ａ1Ｖ1
Ａ2

流速 Ｖ2＝π 0.3 2
1. 2
Ｖ2＝≒ 2.7 ｍ sec
4π 0.2 242π 0.2Ｑ2＝
 2.7 ≒ 0.08ｍ3 sec
4
問５ 下図のＵ管 Ａ1 、 Ａ 2 の両管において Ａ1 管に 1,000㎏ の圧力を加えたとき、同水位にするためには、 Ａ 2 断面に加える圧力を求めなさい。
〔解〕

10

Ｐ2＝

Ａ2
Ｐ1より
Ａ1

Ｐ2＝

50
 1,000＝5,000㎏＝5ｔ
10

問６ φ100 はφ50 の何本分か求めなさい。また、φ300 とφ200 を統合した場合の口径を求めなさい。
〔解〕 （Ｄ 2.63100 2.63 2.63
） ＝（
） ＝2 ≒ 6.19
ｄ
50
5

略計算 （

 6本

5

100 2
）＝2 2 ＝2 2  2 ≒ 5.656
50

 6本

1
2.63 2.63

φ350

0.38
（Ｄ ＋ｄ ） ＝（3002.63＋2002.63 ）
≒ 335
2.63

5

管口径均等表 （

Ｄ 2
）
ｄ

口径（㎜）

13

20

25

30

40

50

75

100

13

1.0

20

2.9

1.0

25

5.1

1.7

1.0

30

8.1

2.8

1.6

1.0

40

16.6

5.7

3.2

2.1

1.0

50

29.0

9.9

5.7

3.6

1.7

1.0

75

79.9

27.2

15.6

9.9

4.8

2.8

1.0

100

164.1

55.9

32.0

20.3

9.9

5.7

2.1

1.0

150

452.2

154.0

88.2

55.9

27.2

15.6

5.7

2.8

150

1.0

山口県給水装置設計施工指針
管引込標準限度距離（0.15MPa）
口径（㎜）

13

20

25

30

40

50

距離（ｍ）

30

50

80

130

190

300

山口県給水装置設計施工指針
問７ 下図のような５戸の給水計画がある場合、給水幹線Ａ－Ｂの口径はいくらか求めなさい。
〔解〕 φ25

5.1×1＝5.1

φ20

2.9×3＝8.7

φ13

1.0
計

14.8

∴φ40 とする。

5
2

5
2

5
2

5
2

5
2

5
2

Ｄ ＝13 ＋20 ＋20 ＋20 ＋25 ≒ 9,100

Ｄ＝ 38.338

11

φ40

問８ 動水勾配線について簡単に説明しなさい。
〔解〕 下図に示すようにＤ、Ｅ点に水圧計（マノメーター）を立てて、それぞれの圧力水頭を

Ｐ1 Ｐ2
、
Ｗ Ｗ

とすると、各点における圧力水頭を結んでえられる線を動水勾配線という。
圧力水頭の勾配すなわち、下図に示すＩ＝ｈ  を動水勾配線という。

問９ 下図のような管に水量 7.85  sec で水が流れている。下の問に答えなさい。
(1) 管φ100、φ50 の流速はいくらか。
〔解〕

φ100

φ50

0.00785
Ｖ＝＝1ｍ secπ 0.124
0.00785
Ｖ＝＝4 ｍ secπ 0.05 2
4(2) Ａ点の水がＢ点に達するのは何秒か。またＢ点の水がＣ点に達するのは何秒か。

Ｖ〔解〕 Ｓ＝φ100 

20
1

 20秒

φ50 

20
4

 5秒

問 10 下図のような本管圧力が 0.1ＭPa（1㎏ ㎝2 ）の時、水量 20 min の水が出ている。本管圧力が（  min ）を求めなさい。
に変わった時の水量
0.4ＭPa（4 ㎏ ㎝2 ）Ｑ＝20  min

本管圧力0.1ＭPa（1㎏ ㎝ 2 ） 0.4ＭPa（4 ㎏ ㎝ 2 ）
〔解〕

Ｑ：Ｑ
1
2＝ Ｐ：
1 Ｐ2より20：Ｑ2＝ 1： 4
20  4
Ｑ：
＝40
2
1

12

 40  min問 11 下図のような貯水槽に１時間につき 54ｍ3 の水量を給水したい。この場合の配水管の必要水圧を

 ｖ2
） ｆ：
0.02
ｄ 2g

（計算式 ｈ＝ｆ・ ・

求めなさい。

〔解〕

流量Ｑ＝54ｍ3 ｈ＝0.015ｍ3 sec
πＤ2 π 0.152
Ａ＝＝＝0.0176㎡
4
4
Ｑ 0.015
Ｖ＝ ＝＝0.85ｍ sec
Ａ 0.0176
 Ｖ2
300 0.852
ｈ＝ｆ・ ・ ＝0.02 
＝1.47ｍｄ 2g
0.15 2  9.8
1.47＋（5－1）＝5.47ｍ
Ｐ＝Ｗｈ＝0.547 ≒ 0.055ＭPａ（0.55 ㎏ ㎝ 2 ）問 12 下図のような給水装置の分岐点の必要水圧を求めなさい。
分水栓

2.0m

止水栓

8.0m

量水器

7.0m

給水栓

3.0m

給水管

13.0m

〔解〕

Ａ～Ｂ間

直管換算表より   2  8  7  13  30ｍ
Ｑ 12  15  27  min  0.45  secＩ

ウエストン流量曲線図より

13.5
100

13.5
 30  4.05ｍ
100
  3  3  6ｍ

ｈｆ
Ｂ～Ｃ間

Ｑ 15  27  min  0.25  sec

Ｉ

30
100

30
 6  1.8ｍ
100
  5  3  8ｍ

ｈｆ
Ｂ～Ｄ間

Ｑ 12  min  0.2  sec

Ｉ

21
100

21
 8  1.68ｍ  1.8ｍ（大きい方をとる）
100
Ａ点（分岐点）における必要水圧ｈｆ

Ｐ 4.05  1.8  1.5  1.5  8.85ｍ  0.86 ㎏ ㎝ 2 ≒ 0.9 ㎏ ㎝ 2  0.09ＭPa

13

問 13 下図のような給水装置の給水栓からの流量（  min ）を求めなさい。

〔解〕  6  3  3  4  4  20ｍ
20  3 17 85

20
20 100ウエストン流量曲線図より
I

Ｑ 0.47  sec  28.2  min

問 14 戸数 80 戸のアパートに給水する場合の口径と受水槽の容量を求めなさい。

条件 １ １戸当り４人の世帯構成とする。
２ １人１日最大給水量 260 とする。
３ 受水槽は１日最大使用水量×0.4 とする。
４ 受水槽流入水量は下記算出式を参考にして算出する。

ＱS 

１日最大使用水量 受水槽有効容量
 min
0.03 １日使用時間
１日使用時間は８時間とする。

５ 口径決定はウエストン流量曲線図を参考にして算出する。
６ 流入口残存水頭３ｍ残すものとする。

14

〔解〕

１日当り使用水量
Ｑ  4人  80戸  260  83,200  Ｄ  83ｍ 3 Ｄ
受水槽容量の決定
83ｍ 3  0.4  33.2ｍ 3  33ｍ 3
受水槽流入水量Ｑ  受水槽容量 83  3350

 208.3  min ≒ 3.5  sec
給水時間 0.03 8  0.03 0.24
ｈ  25  (13  10)  3  19ｍ
ＱS 

損失水頭換算表
サドル分水栓１個 １ｍ １ｍ

Ｇエルボ

８個  2.2ｍ  17.6ｍ

スルースバルブ

４個  0.4ｍ  1.6ｍ

メーター

１個  26ｍ  26ｍ

定水位弁

１個  33ｍ  33ｍ
計

79.2ｍ

  実長  換算長  20  79.2  99.2ｍ
ｈ 19 19.2

 99.2 100
ウエストン流量曲線図により口径を決定Ｉ

口径は40㎜
問 15 下図のようなプールに給水する場合、給水管の口径とその時における満水時間を求めなさい。

220ｍ3
２ 配水管の水圧 1.5 ㎏ ㎝2

条件 １ プール容積

３ 配水管から給水口までの延長
４ 給水時間100ｍ

23 時～翌朝 5 時まで（6 時間）

５ 換算長 給水管の 60％とする。
（実際にはメーターの性能表より計算すること）
６ 流速係数

Ｃ=130 とする。

７ 配水管と給水口高との差 ＋11ｍとする。
〔解〕  100 1.6  160ｍ
15  11
25

160
1000
Ｄ  100㎜とすると、ヘーゼン・ウイリアム流量曲線図より

Ｉ

Ｑ  11.5  sec  41.4 ｍ 3 ｈ
220≒ 5.314時間＜6.0時間
41.4
口径100㎜
満水時間5.4時間

 所要時間15

問 16 下図のように給水する場合、給水管の口径を求めなさい。
条件 １ Ｂ点、Ｃ点給水家屋高は各地盤高より＋5ｍとし残存水頭は 10ｍとする。
２ 流速係数Ｃ=130 とし、摩擦損失水頭以外の損失水頭は無視する。

〔解〕

Ｂ～Ｃ間 30戸

Ｑ  367.7  min  6.13  sec

  200ｍ
7.8
Ｄ 100㎜とすると
 200 ≒ 1.6ｍ
1000
31
Ｄ 75㎜とすると
 200  6.2ｍ
1000
Ａ～Ｂ間 50戸 Ｑ  525.8  min  8.77  sec
14.5
Ｄ 100㎜とすると
 300 ≒ 4.4ｍ
1000
Ａ～Ｃ間の許容損失水頭
30  (20  10)  10  10ｍ
Ａ～Ｂ間

Ｄ 100㎜、Ｂ～Ｃ間

Ｄ 75㎜とすると

ｈｆ 4.4  6.2  10.6ｍ＞10ｍ・・・不可
Ａ～Ｂ間

Ｄ 100㎜、Ｂ～Ｃ間 Ｄ 100㎜とすると
ｈｆ 4.4  1.6  6ｍ＜10ｍ・・・可

よって、Ａ～Ｂ、Ｂ～Ｃ間

各Ｄ 100㎜とする。

問 17 問 16 において、Ａ～Ｂ間 Ｄ=150 ㎜、Ｂ～Ｃ間 Ｄ=100 ㎜とした場合、Ｂ点においてあと何戸の給水が可能か求めなさい。
〔解〕

Ａ～Ｂ間の許容損失水頭
30  (20  10)  10  1.6  8.4ｍ
8 .4
28

300 1000Ｄ  150㎜
Ｑ 35  sec  2,100  min
Ｉ

0.7
（戸数）
 34  minより

0.7
（戸数）
 34  min  2,100  min

361  20  341戸

16

 361戸問 18 下図のように 30 戸の団地に給水する場合、Ｂ点に消火栓を設置したい。この時におけるＡ～Ｂ
間の口径を求めなさい。
条件 １ １人１日最大給水量
２ 消火用水300

１戸当り ４人

1ｍ3 min とする。

３ 流速係数 Ｃ=130 とする。
計算方法
（1） 一般に行う同時使用栓数より、給水管の口径を決定する。この場合末端（給水家屋高）
における残存水頭 10ｍとして計算する。
（2） （消火用水＋１日最大給水量）の合計で計算し、消火栓設置箇所で負圧にならないこと。
（3） 口径の決定は上記（1）（2）を比較検討の結果大きい方に決定すること。

〔解〕（1）許容損失水頭

30  (17  10)  10  13ｍ
1343

300 1000
Ｑ  367.7  min  6.13  sec

Ｉ

32
43
＜
・・・可
1000 1000
よって、Ｄ 75㎜とする。

Ｄ  75㎜とすると流量曲線図より（2）許容損失水頭

30  (12  10)  28ｍ
28
93
Ｉ

300 1000
１日最大給水量 0.3ｍ3  4  30  36ｍ3 Ｄ  0.416 ≒ 0.42  sec
消火用水量
１ｍ3 min  16.67  sec
Ｑ  0.42  16.67  17.09  sec
51
93
流量曲線図より Ｄ 100㎜ Ｉ
＜・・・可1000 1000
220
93
Ｄ 75㎜ Ｉ
＞・・・不可1000 1000
よって、この場合（2）の方が大きいため、Ｄ  100㎜とする。

17