仕様書

Ｍｏｄｅｌ

雷サッチャー ５桁液晶表示／直流電源式

ＶＳＣ－４ＲＤ －□□雷サージカウンタ
■ 形式

■ 仕様

ＶＳＣ－４ＲＤ－□□

検 出 電 流 ：４レンジ スイッチ切替式
１０Ａ／２０Ａ／５０Ａ／１００Ａ（インパルス８／２０μｓ）
表 示 方 式 ：７セグメント ＬＣＤ
桁数 ：５桁（文字高さ１４ｍｍ）
使用温度範囲：－１０～＋６０℃ 但し氷結しないこと
使用湿度範囲：３５～８５％ＲＨ 但し結露しないこと
寸法 ：Ｗ６６．
５×Ｈ３７×Ｄ９７ｍｍ
重量 ：約１１０ｇ（サージセンサは含まず）
ケース外装 ：ＡＢＳ樹脂（ブラック）
電源 ：直流 ＤＣ１０～６０Ｖ ２．
３ＶＡ以下
接点出力 ：定格負荷 ＡＣ１２５Ｖ ０．
３Ａ／ＤＣ３０Ｖ １Ａ（無電圧） 接点の最大値 ＡＣ１２５Ｖ ＤＣ６０Ｖ
出力ＯＮ時間：設定範囲５０～５００ｍｓ（出荷時２５０ｍｓ±２％）
規格： Ｒ ｏ Ｈ Ｓ 指令適合センサ１０：穴径φ１０ｍｍ
１６：穴径φ１６ｍｍ
２４：穴径φ２４ｍｍ

４レンジ

電源 Ｄ：ＤＣ１０～６０Ｖ■ 主な機能と特長
・検出電流は現場で切換え可能
レンジ選択（１０Ａ／２０Ａ／５０Ａ／１００Ａ）
・サージセンサは取付けが簡単なクランプ式
・デジタル表示が大きく見やすい
・手動リセット付きで操作が簡単
・ＤＩＮレール取付け可能
・停電後の計数可能（約２０回以上）（但し、充電状況によります。）■ サージセンサ外形寸法図 （単位：ｍｍ）
ＭＯＤＥＬ
サージセンサ外形寸法
ＶＳＣＴ－１０：穴径φ１０ ２８Ｗ×４２Ｈ×２８ｔ
ＶＳＣＴ－１６：穴径φ１６ ３１Ｗ×４７Ｈ×３２ｔ
ＶＳＣＴ－２４：穴径φ２４ ３４Ｗ×６５Ｈ×４９ｔ■ 付属品
クランプ式サージセンサ （指定）１個■ 端子接続図
被保護機器またはＧ 避雷器の接地端子
雷サージケーブル長さ約１４０ｍｍ
穴径φＤ

テストスイッチ

黒入力信号
白Ｗ

サージ検出回路

サージセンサｔＨ

フック
脱着回数は概略１００回程度（接点出力青青カウンタ回路ＦＵＳＥ

赤ＤＣ／ＤＣ

黒Ｅ
接地

検出電流切替スイッチ＋供給電源－

Ｄ：逆接続防止用

避雷針の接地線には使用しないでください。

■ 本体外形寸法図 （単位：ｍｍ）
正面図）

テレメータなどへの通報用
リセットスイッチ

側面図

電源ボックス
・電流セットスイッチ
・ＴＥＳＴスイッチ・ＲＥＳＥＴスイッチ 内蔵３５ｍｍ巾
ＤＩＮレール取付け台

コネクタ面

電源用 接点用 センサ用コネクタ仕様 ５ｍｍピッチ
使用可能電線：単線０．
４～１．
２ｍｍ（ＡＷＧ２６～１６）
撚線０．
２～１．
２５ｍｍ２（ＡＷＧ２４～１６）端子金具：ＰＣ端子／標準剥き線長 １１ｍｍ
使用工具
：マイナスドライバー刃先幅２．
６ｍｍ

２０２１．７．７

更新

図番 ＺＳ－１３１９

ＬｉｇｈｔｎｉｎｇＳＵＲＧＥ
Ｓｕｔｃｈｅｒ ＣＯＵＮＴＥＲ

取扱説明書

Ｍｏｄｅｌ

雷サッチャー ５桁液晶表示

ＶＳＣ－４ＲＡ－□□
ＶＳＣ－４ＲＤ－□□

雷サージカウンタ

本器を安全に正しく使用していただくため、事前に下記の事項をご確認ください。

■ お願い①センサの端子には指定以外の部品を接続しないでください。
②取り付け時の注意
・耐水性、耐油性では有りません。水気や油気をさけてください。
・爆発性ガス、引火性ガスのあるところでは使用しないでください。
・修理の際は販売店を通じて製造元に返送してください。

避雷針のアースには使用しないでください。

■ 正しい使い方①外部供給電源式ＶＳＣ－４ＲＡ／４ＲＤの場合・配線作業は必ず元電源をＯＦＦにて作業をおこなってください。
感電やショートの恐れがあります。
・直流式は＋極－極を確認してください。 端子の赤色が＋極、黒色が－極です。
・交流式は極性の指定はありません。 端子の黄色が交流用です。
・仕様以内の電圧範囲であることを確認してください。
・配線の抜け落ちにご注意願います。 配線後少し引っ張って確認をおこなってください。

②下記の環境では使用しないでください。
・温度変化の激しい場所や湿度が高く、結露が生じる恐れのある場所。
・振動の激しい場所
・高圧電源付近や発電機、インバータなど強電磁界の多い場所。
・換気扇や蛍光灯のスイッチなどのノイズ源を避けて配線してください。

■ 取付方法および端子配列
サージセンサの延長線サイズ（現場に合わせて線を延長してください）

電源

接点 センサ

標準剥き線長さ
９～１０ｍｍ

サージセンサ（３種類機種選択にて）
穴径φ１０以下
穴径φ１６以下
穴径φ２４以下
フック
脱着回数は概略１００回程度

｝

（コネクタ

単線：φ０．
４－１．
２ｍｍ
ＡＷＧ２６－１６
撚線：０．
２－１．
２５ｍ㎡
ＡＷＧ２４－１６
フェルール：０．
２５－０．
５ｍ㎡
ＡＷＧ２０－２４（定格適合電線

被保護機器や避雷器の接地端子

ケーブルの極性はありません

電線の抜き差しはマイナスドライバーで突起部を押しながらおこなってください。

接地線

接地■ 操作および設定方法
ＴＥＳＴ ：押すと１カウントします。
電源部分
ＲＥＳＥＴ：押すとゼロになります。

検出電流設定設定値のモードにスイッチを合わせます。

テスト用スイッチ
リセット用 スイッチ

ＳＷ

ＴＯＮＳＷ

Ｒ

１２３４ＴＩＭＥ

２０Ａ １００Ａ ２０Ａ １００Ａ
２０Ａ １００Ａ
２０Ａ １００Ａ
１０Ａ ５０Ａ
１０Ａ ５０Ａ
１０Ａ ５０Ａ
１０Ａ ５０Ａ
ＯＮＯＮ
ＯＮ
ＯＮ
１２３４

１２３４

１２３４

１２３４

１０Ａ

２０Ａ

５０Ａ

１００Ａ

出力接点ＯＮ時間設定ボリューム
ＴＩＭＥ

電源ボックス蓋

短接点出力付き仕様品につきましては
長 出荷時２５０ｍｓ±５ｍｓにて調整済みです。

■ 品質保証
保証期間：ご納入後１年間の保証と致します。
保証期間：ご納入後１年間の保証と致します。
保証条件：万一、当方の責任による不測の故障等が生じた場合、保証期間内において無償修理致します。
但し、分解されたものにつきましては保障致しかねます。
２０２１．６．１６

更新

図番 ＴＨ－１３１７

Ｌｉｇｈｔｎｉｎｇ

設置要領書

ＳＵＲＧＥ
Ｓｕｔｃｈｅｒ ＣＯＵＮＴＥＲ

雷サッチャー ５桁液晶表示

雷サージカウンタ

Ｍｏｄｅｌ

ＶＳＣ－４ＲＡ－□□
ＶＳＣ－４ＲＤ－□□■ 設置方法・電源ラインの場合
センサ

ブレーカ

避雷器

①電子
機器
Ｅ

Ｅ
ＳＵＲＧＥ ＣＯＵＮＴＥＲ

避雷器

外部通信回線Ｅ

センサ

ＣＯＵＮＴ Ｓ

②Ｒｏ ＨＳ
Ｓｕｔｃｈｅｒ

接地端子

Ｎ Ｉ Ｈ ＯＮ
ＲＡ Ｉ ＫＥＮＶ Ｅ Ｃ Ｔ ＯＲ
ＭＡ Ｄ Ｅ Ｉ Ｎ Ｊ Ａ Ｐ Ａ Ｎ

Ｍｏｄｅ ｌ

ＶＳＣ－４ＲＳＥＮＳＥＲ

電源③センサ接地極① 電源ラインは全線をクランプしてください。（常に位相がゼロであること）② 避雷器の通過確認は接地端子のところでクランプしてください。（推奨）③ 盤全体と接地間の場合は、接地端子以降でクランプしてください。
盤全体が建物の鉄骨などに取り付いている場合は、計数はできません。
また、避雷針、Ａ種Ｂ種Ｄ種Ｃ種接地が同電位化されている場合は、ノイズの影響により正しい計数ができないことがあります。

■ センサのつけ方
センサ

ケーブル

センサの穴に対して直角が望ましい。
９０° 穴径に対してケーブルが細い場合、ビニールテープやインシュロックなどで固定してください。

■ 設置に関する注意
近傍にノイズの発生源がある場合正しく計数しないことがあります。
・近傍にモーターなどある場合、常時ノイズが生じています。

ＳＵＲＧＥ ＣＯＵＮＴＥＲ

・換気扇などある場合、スイッチのＯＮ／ＯＦＦでノイズが発生します。

Ｃ ＯＵＮＴＳＲ ｏＨ Ｓ
ＳｕｔｃｈｅｒＮ Ｉ ＨＯＮＲＡＩ ＫＥ ＮＶ Ｅ ＣＴ ＯＲ
ＭＡ ＤＥ Ｉ Ｎ Ｊ Ａ Ｐ Ａ Ｎ

Ｍｏｄｅｌ

ＶＳＣ－４ＲＳＥＮＳＥＲ

電源

センサ

センサ

延長線は、ツストペアー線やシールド線にする方法が、ノイズ対策として有効な方法です。

２０２１．６．１６

更新

・パネル内用の蛍光灯のＯＮ／ＯＦＦ時ノイズが発生します。
・マグネットリレーなど大電流の入り切り際に発生するノイズも存在しますので、いずれも内部雷と称するもので、検出ラインを通過する電流であれば防ぎ様がありませんが、電波によるカウントであれば、シールド線を使用するか、センサの２本のケーブルをツイスト（捻じる）することで多少軽減できることもあります。
その他、設定値を大きい方に切り替える方法もあります。

補足版