LPガス販売事業者 様
より快適な環境を考えるYAZAKIです。

信頼性を向上させる機能を搭載

高性能自動切替調整器
AS8ZA・AS10ZA

スマートなデザイン＆パフォーマンス
DESIGNPERFORMANCE

AS8ZA

AS10ZANew

簡易ヘッダータイプ

AS8ZA

新登場

AS10ZAス マ ート な デ ザ イン と抜 群 の 操 作 性 を 実 現し まし た

Good！
操作性 Good！
視認性

Good！

切替ハンドルの操作性アップ■切替ハンドルをひと回り大きく変更。
容器交換時の操作性がアップしました。

表示の拡大■表示を従来製品比１30％とし、視認性を向上しました。

■『カチッ』と感触が伝わるロック機構。
お客様の声を反映しました。

信頼性 Good！
原寸大

耐久性

Good！

砂粒物侵入による閉塞圧不良（ＡＢＲ）対策■フィルターの目の粗さを密にし、極微細な異物の侵入も防止します。

耐食性の向上■本体部品（ボディ、カバー）にアルマイト
下地処理を施し、耐食性品質が確保されました。

視認性 Good！
■型式・製造年月日・器物番号の記載が従来製品より見やすくなりました。

AS8ZAシリーズ（容量：8kg/h）
767676

AS8ZA
131131AS8ZAR（発信機能付）

131

AS8ZARAS8ZA-（2H）AS8ZA-VK（2S）

AS8ZA-(T)76131（ガス放出防止型高圧ホース付）

76131

131

AS8ZA-L/R

153.3

AS8ZA-L（650S）
AS8ZA-VK2S（T）

AS8ZA-2H（T）

AS8ZA
型式

入 口 圧 力出 口 圧 力
安全弁作動圧力入 口 接 続出 口 接 続集 合 用 ホ ース（ 同 梱 品 ）面 間 寸 法付属(2H)
AS8ZA- (2S)

AS8ZA

VK(2H)AS8ZA- VK(2S)−650mm × 2 本

1050mm × 2 本

ユニオン継手約 0.7kgユニオン ボールバルブ
約 1.3kg

780mm × 131mm（本体のみ）
ユニオンボールバルブ×1、ブラケット・サドル× 2、6ミリボルト・ナット・カールボルトプラグ× 4、ニッ
プル 1/2B・ティー 1/2B・プラグ 1/2B × 1
約 3.7kg
1 セット

ユニオン継手約 1.4kg
10 個

AS8ZA-(T)（ガス放出防止型高圧ホース付）
VN2H(T)AS8ZA-VK2H(T)VK2S(T)

2H(T)
AS8ZA- 2S(T)Rc 1/2650mm × 4 本76mm × 131mm（本体のみ）

セット品質量梱 包 単 位式

VM(4H)AS8ZA- VM(4S)

0.15 〜 1.56MPa
2.55 〜 3.30kPa
7.00 ± 1.40kPa
POL おねじ（H または S）
R 1/2（ユニオン）
Rc 1/2

Rc 1/4
R 1/2（ユニオン）品型(2H)1000
AS8ZA- (2S)1000

AS8ZA-L/R

VM4H(T)AS8ZA- VM4S(T)型

入 口 圧 力0.15 〜 1.56MPa
出 口 圧 力2.55 〜 3.30kPa
安全弁作動圧力7.00 ± 1.40kPa
入 口 接 続POL おねじ（H または S）
出 口 接 続 R 1/2（ユニオン）
Rc 1/2
集 合 用 ホ ー
650mm × 2 本
650mm × 4 本ス（ 同 梱 品 ）面 間 寸 法76mm × 131mm（本体のみ）
780mm × 131mm（本体のみ）
ユニオンボールバルブ× 1、ブラケット・サドル× 2、6ミリボルト・
ユニオンボールバルブ ナット・カールボルトプラグ× 4、付属品
ユニオン継手ニップル 1/2B・ティー 1/2B・プ
ラグ 1/2B × 1
セット品質量
約 1.3kg
約 1.5kg
約 3.8kg梱 包 単 位
10 個
1 セット式(450H)(650H)(650H)AS8ZA-L (450S) AS8ZA-L (650S) AS8ZA-R (650S)

入 口 圧 力0.15 ～ 1.56MPa
出 口 圧 力2.55 ～ 3.30kPa
安全弁作動圧力7.00 ± 1.40kPa
入 口 接 続POL おねじ（H または S）
出 口 接 続Rc 1/2
イ ン レ ッ
本体左側
本体左側
本体右側
ト パ イ プ
集 合 用 ホ ー
450mm × 1 本
650mm × 1 本ス（ 同 梱 品 ）面 間 寸 法131mm × 153.3mm
セット品質量
約 1.0kg
約 1.1kg梱 包 単 位
10 個

AS8ZAR（発信機能付）型式

入口
圧力
出口
圧力
安全弁作動圧力入口
接続出口
接続集合用ホース（同梱品）
面信付

間寸号

法線属品

セ ッ ト 品 質 量梱
包単位

AS8ZARAS8ZAR-(2H)AS8ZAR-VK(2H)

AS8ZAR-2H(T)0.15 〜 1.56MPa
2.55 〜 3.30kPa
7.00 ± 1.40kPa
POL おねじ（H）
Rc 1/2
R 1/2（ユニオン）

Rc 1/4
R 1/2（ユニオン）−AS8ZAR-VK2H(T)650mm × 2 本

ガス放出防止型 650mm × 2 本76mm × 131mm（本体のみ）
VCTF 相当 0.3mm2 2 心（極性なし）2m 付き
ユニオン継手約 0.8kg

ユニオンボールバルブ

ユニオン継手約 1.5kg

約 1.4kg

約 1.3kg
10 個

AS8ZAR-VM(4H)

AS8ZAR-VM4H(T)Rc 1/2
ガス放出防止型
650mm × 4 本
650mm × 4 本
780mm × 131mm（本体のみ）
ユニオンボールバルブ× 1、ブラケット・サドル× 2、6ミリボルト・ナット・カー
ルボルトプラグ× 4、ニップル 1/2B・ティー 1/2B・プラグ 1/2B × 1
約 3.8kg
約 3.9kg
1 セット

AS10ZAシリーズ（容量：10kg/h）（一財）日本エルピーガス機器検査協会自主検査合格品

250780AS10ZA
集合装置キット

AS10ZA131

AS10ZA-VM（4H）
AS10ZA-F
1,190
250

AS10ZA
集合装置キット

AS10ZAR131（発信機能付）

AS10ZA-VM（6H）

AS10ZAR-F

AS10ZA型式入口
圧力出口
圧力安全弁作動圧力入口
接続出口接続集合用ホース（同梱品）
面間寸法
付属品

セ ッ ト 品 質 量梱
包単位

VM2H(T)
AS10ZA- VM2S(T)AS10ZA

AS10ZA-F

Rc 1/40.15 ～ 1.56MPa
2.55 ～ 3.30kPa
7.00 ± 1.40kPa
JIS20K 15A フランジ

POLおねじ（HまたはS）
Rc 3/4
ガス放出防止型 650mm×2本
76mm × 131mm（本体のみ）

R 3/4（ユニオン）―76mm × 131mm（本体のみ）
250mm × 131mm（本体のみ）
ユニオン継手ガスケット×2
ワッシャー×8

ユニオン継手約 0.8kg

ユニオンボールバルブ

約 2.4kg

約 1.6kg
10 個

1個

AS10ZA 集合装置キット
型式

VM4H
AS10ZA- VM4S

VM6H
AS10ZA- VM6S

入口圧力
出口
圧力安全弁作動圧力入口
接続出口
接続集 合 用 ホ ー ス（ 同 梱 品 ）面付

間寸属

VM4H(T)
AS10ZA- VM4S(T)VM6H(T)
AS10ZA- VM6S(T)0.15 〜 1.56MPa
2.55 〜 3.30kPa
7.00 ± 1.40kPa
POL おねじ（H または S）
Rc 3/4650mm × 4 本

650mm × 4 本
1,050mm × 2 本

約 3.8kg

約 5.2kg

ガス放出防止型

650mm × 4 本
1,050mm × 2 本
法 780mm × 131mm（本体のみ）1,190mm × 131mm（本体のみ）780mm × 131mm（本体のみ）1,190mm × 131mm（本体のみ）
ユニオンボールバルブ× 1、ブ ユニオンボールバルブ× 1、ブ ユニオンボールバルブ× 1、ブ ユニオンボールバルブ× 1、ブラケット・サドル× 2、6ミリボ ラケット・サドル× 4、6ミリボ ラケット・サドル× 2、6ミリボ ラケット・サドル× 4、6ミリボ
ルト・ナット・カールボルトプ ルト・ナット・カールボルトプ ルト・ナット・カールボルトプ ルト・ナット・カールボルトプ
品 ラグ× 4、ニップル 3/4B・ティー ラグ× 8、ニップル 3/4B・ティー ラグ× 4、ニップル 3/4B・ティー ラグ× 8、ニップル 3/4B・ティー
3/4B・ロングニップル 3/4B・ 3/4B・ロングニップル 3/4B・ 3/4B・ロングニップル 3/4B・ 3/4B・ロングニップル 3/4B・
キャップ 3/4B × 1
キャップ 3/4B × 1
キャップ 3/4B × 1
キャップ 3/4B × 1

セ ッ ト 品 質 量梱
包単位

650mm × 4 本

約 3.9kg

約 5.4kg

1 セット

AS10ZAR（発信機能付）
型式

入 口 圧 力出 口 圧 力
安全弁作動圧力入 口 接 続出 口 接 続
集合用ホース（同梱品）
面 間 寸 法信号
線付属品

セット品質量梱 包 単 位

AS10ZAR

AS10ZAR-F

AS10ZAR-VM(4H)

VM4H(T)
AS10ZAR- VM4S(T)0.15 〜 1.56MPa
2.55 〜 3.30kPa
7.00 ± 1.40kPa
Rc 1/4
JIS20K 15A フランジ
POL おねじ（H または S）
R 3/4（ユニオン）
Rc 3/4−650mm × 4 本
ガス放出防止型 650mm × 4 本76mm × 131mm（本体のみ） 250mm × 131mm（本体のみ）
780mm × 131mm（本体のみ）
VCTF 相当 0.3mm2 2 心（極性なし）2m 付き
ユニオン継手ガスケット× 2
ワッシャー× 8

ユニオン継手約 0.8kg

約 2.5kg
1個

ユニオンボールバルブ× 1、ブラケット・サドル× 2、6ミリボ
ルト・ナット・カールボルトプラグ× 4、ニップル 3/4B・ティー
3/4B・ロングニップル 3/4B・キャップ 3/4B × 1
約 3.9kg

約 4.0kg
1 セット

8・10kg/h に
簡 易ヘッダータイプが
新 しくラインアップ！
狭いスペースの設置先で、集合装置キットが設置困難な場合

簡易ヘッダータイプ がお役に立ちます。
AS8ZA シリーズ

AS8ZA 4本立て

AS8ZA 4本立て
手締めホース

AS10ZA シリーズ

AS10ZA 4本立て

AS10ZA

6本立て

AS10ZA 6本立て
スパナ締めホース

New

簡易ヘッダータイプ（一財）日本エルピーガス機器検査協会自主検査合格品

AS8ZA シリーズ（容量：8kg/h）
280

AS10ZA シリーズ（容量：10kg/h）

280

280

131

AS8ZA-VMKB4S(T)式

VMKB4HAS8ZA- VMKB4S

入 口 圧 力出 口 圧 力
安全弁作動圧力入 口 接 続出 口 接 続
集合用ホース（同梱品）
面付

131

AS8ZA-VMKB4H(T)
型

間寸属

法

AS8ZA-VMKB4

セット品質量梱 包 単 位VMKB4H(T)AS8ZA- VMKB4S(T)0.15 〜 1.56MPa
2.55 〜 3.30kPa
7.00 ± 1.40kPa
Rc 1/4
POL おねじ（H または S）
Rc 1/2
ガス放出防止型
650mm × 2 本−650mm × 2 本
1,050mm × 2 本
1,050mm × 2 本
280mm × 131mm（本体のみ）
ユニオンボールバルブ× 1
ブラケット× 2
15A Uボルト×2
ナット・ワッシャー× 2
6 ミリタッピンねじ× 4品

344

約 2.6kg

約 4.0kg
1 セット

131

AS10ZA-VMKB4S(T)型式

131

AS10ZA-VMKB6H(T)VMKB4H(T)AS10ZA- VMKB4S(T)VMKB6H(T)AS10ZA- VMKB6S(T)

入 口 圧 力出 口 圧 力
安全弁作動圧力入 口 接 続出 口 接 続0.15 〜 1.56MPa
2.55 〜 3.30kPa
7.00 ± 1.40kPa
POL おねじ（H または S）
Rc 3/4
ガス放出防止型
集合用ホース（同梱品）
650mm × 2 本
650mm × 2 本
1,050mm × 2 本
1,050mm × 4 本
面 間 寸 法 280mm × 131mm（本体のみ） 344mm × 131mm（本体のみ）

付属

ユニオンボールバルブ× 1
ブラケット× 2
15A Uボルト×2
ナット・ワッシャー× 2
6 ミリタッピンねじ× 4品

セット品質量梱 包 単 位

約 4.0kg

約 5.4kg
1 セット■RCL20A/RCL30Aシリーズ（簡易ヘッダータイプ）
もございます。
20kg/h

30kg/hRCL20A-KB4H(T)RCL20A-KB6S(T)RCL30A-KB6H(T)RCL30A-KB6S(T)本社：〒108-8333 東京都港区三田 1-4-28 三田国際ビル 17F

GA053CF⑤1812002000