Ｆ７２Ｃ２３００１－２

二酸化炭素消火設備
安全措置ガイドはじめに二酸化炭素消火設備は、二酸化炭素消火剤を防護区画に放出し、酸素濃度を希釈・低下させることにより消火する不活性ガス消火設備です。
二酸化炭素消火剤は、消火剤自体に毒性があり危険です。消火剤を吸い込むと、意識喪失、その後短時間で生命に危険が及びます。消火剤を放出した防護区画（貯蔵容器室を含む）及び放出した区画から消火剤が流出する可能性がある場所は、充分に換気し、安全が確認されるまで、絶対に立ち入らないでください。また、消火剤を放出した防護区画（貯蔵容器室を含む）及び放出した区画から消火剤が流出する可能性のある場所に、誤って人が立ち入らないようにしてください。
この図書（安全措置ガイド）は、消防法施行規則第１９条の２第１項第４号に記された「設備の構造並びに工事、整備及び点検時においてとるべき措置の具体的内容及び手順を定めた図書」です。常に、制御盤付近に備えておき、工事、整備、点検等により防護区画内に立ち入る場合、または、二酸化炭素消火設備を取り扱う場合は、事前によく読み、消火設備のシステムや機能、安全措置の手順等をよく理解してください。
また、本消火設備の操作方法、各主要機器の詳細、点検内容については、「取扱説明書」
をご確認ください。

目

１章

二酸化炭素消火設備の構成

２章

二酸化炭素消火設備の起動方式

３章

防護区画に立ち入る場合の安全措置

４章

閉止弁の操作方法と状態確認

５章

自動手動切換スイッチ等の操作方法

添付資料１

【系統図】

添付資料２

【平面図】

次

F72C23001-2 ⼆酸化炭素消⽕設備

安全措置ガイド

１章 二酸化炭素消火設備の構成
この二酸化炭素消火設備は、固定式の消火設備で、全域放出方式を採用しています。
全域放出方式とは、火災が発生した防護区画を密閉し、防護区画内に固定設置した噴射ヘッドから二酸化炭素消火剤を放出し、防護区画内の火災を消火する方式です。
一般的な二酸化炭素消火設備の構成例を、図１に示します。
設置されている消火設備の構成については、添付資料１【系統図】及び添付資料２【平面図】を参照してください。
貯蔵容器室
消火配管

消火配管

容器ユニット
制御盤

選択弁

閉止弁
起動装置

ダンパートリップ（ピストンリレーザ）

火災感知器 A

火災感知器 B

噴射ヘッド
放出表示灯

ダンパートリップ

音響警報装置

防護区画

操作箱

操作箱

図１

二酸化炭素消火設備

機器の構成例（防護区画が複数ある場合）

日本ドライケミカル株式会社−1−

F72C23001-2 ⼆酸化炭素消⽕設備 安全措置ガイド

２章 二酸化炭素消火設備の起動方式
二酸化炭素消火設備の起動方式は、火災感知器の作動による「自動起動方式」と操作箱（手動起動装置）の操作による「手動起動方式」があります。

自動起動方式は、制御盤に接続された火災感知器が作動すると、スピーカから退避放送が始まり、遅延時間が経過した後に、自動的に消火剤を放出します。
手動起動方式は、防護区画出入口付近に設けられた操作箱の扉を開けると、スピーカから退避放送が始まり、操作箱の「起動スイッチ」を押すと、遅延装置が動作している
間、「起動」表示灯が点滅します。遅延時間が経過した後に、消火剤を放出します。遅延
時間が経過するまでに「緊急停止スイッチ」を押すと、システムの起動を停止することができます。
起動方式は、操作箱の「自動手動切換スイッチ」または制御盤の「主自動主手動切換スイッチ」で切り換えます。自動手動切換スイッチ等の操作方法については、５章「自動手動切換スイッチ等の操作方法」を参照してください。

日本ドライケミカル株式会社−2−

F72C23001-2 ⼆酸化炭素消⽕設備 安全措置ガイド

３章 防護区画に立ち入る場合の安全措置
工事、整備、点検その他の特別の事情により、二酸化炭素消火設備が設けられている防護区画に立ち入る場合は、消防法令上、二酸化炭素消火設備の安全措置を講じる必要があります。これは、二酸化炭素消火設備の誤放出による人的被害が発生する事故のリスクを低減するために行う事故防止策の一環であり、消防法施行規則第１９条の２で定められている通り、防火対象物の関係者の義務になります。
防護区画に立ち入る場合は、以下に記すフローに従って安全措置を行ってください。
手順

フロー

対象機器／機器設置場所

1

閉止弁を操作し、「閉止」状態にする

閉止弁／貯蔵容器室

2※１ 「閉止弁 閉」表示灯の点滅を確認する

制御盤／貯蔵容器室等
または操作箱／防護区画付近

3※２

自動手動切換スイッチを操作し、「手動起動方式（手動側）」に切換える

操作箱／防護区画付近
または制御盤／貯蔵容器室等

4

防護区画に入室する

5

防護区画を退出する

6

防護区画の無人を確認する
自動手動切換スイッチを操作し、「自動起動方式（自動側）」に切換える

操作箱／防護区画付近
または制御盤／貯蔵容器室等

8

閉止弁を操作し、「開放」状態にする

閉止弁／貯蔵容器室

9※１ 「閉止弁 開」表示灯の点灯を確認する

7※２

制御盤／貯蔵容器室等
または操作箱／防護区画付近※１：制御盤または操作箱（手動起動装置）に「閉止弁 開」表示灯や「閉止弁 閉」表示灯がない機種もあります。この場合は、閉止弁のレバーまたはハンドルが所定の位置にあることを確認してください。
※２：【制御盤に主自動主手動切換スイッチがない場合】
手動起動方式のみを採用している設備です。この場合、５章で説明する自動手動切換スイッチ
等の操作は不要となりますので、「手順３」及び「手順７」は省略してください。
【操作箱に自動手動切換スイッチがない場合】
制御盤により各防護区画の起動方式を一括で切換える方式、または手動起動方式のみを採用している設備です。この場合、操作箱の自動手動切換スイッチ操作は不要です。

図２

防護区画に立ち入る場合の安全措置

日本ドライケミカル株式会社−3−

F72C23001-2 ⼆酸化炭素消⽕設備

安全措置ガイド

４章 閉止弁の操作方法と状態確認
制御盤または操作箱（手動起動装置）に「閉止弁開」表示灯や「閉止弁閉」表示灯がない機種もあります。この場合は、閉止弁のレバーまたはハンドルが所定の位置にあることを確認してください。
４－１．ＨＧＦ１４型（集合管用閉止弁）
１） 外観
リミットスイッチ

開閉表⽰

閉⽌弁本体

レバー

２） 閉止状態にする場合（入室時）① 設置位置の確認② レバーを握る③ レバーを回す

ボンベ庫内メイン管に設置され開閉表示「開放」になっているこ

開閉表示「閉止」方向にレバーている閉止弁を確認します。

とを確認し、レバーを握ります。

を回します。

日本ドライケミカル株式会社−4−

F72C23001-2 ⼆酸化炭素消⽕設備

安全措置ガイド

区画名称④ 表示灯を確認する⑤ 表示灯を確認する

操作箱「閉止弁閉」表示灯が点

制御盤区画パネル部「閉止弁滅していることを確認します。

閉」表示灯が点滅していることを確認します。

３） 開放状態にする場合（退室時）➀ レバーを握る② レバーを回す

開閉表示が「閉止」になっている

開閉表示「開放」方向にレバーをことを確認し、レバーを握ります。

回します。

区画名称

③ 表示灯を確認する④ 表示灯を確認する

操作箱「閉止弁閉」表示灯が消制御盤区画パネル部「閉止弁灯していることを確認します。

開」表示灯が点灯していることを確認します。

日本ドライケミカル株式会社−5−

F72C23001-2 ⼆酸化炭素消⽕設備

安全措置ガイド

４－２．ＨＢ－Ｋ－０１型（銅管用閉止弁）
１） 外観
カバー

上蓋

閉⽌弁本体

電磁開放器
カバー取付状態

カバー取外し状態

レバー

触らない

２） 閉止状態にする場合（入室時）
上蓋を上げる

閉⽌弁本体
電磁開放器
触らない

カバーを外す① 設置位置の確認② カバーを外す③ 安全ピンを抜く

ボンベ庫内選択弁付近の起動上蓋を上げ、前面に取り付け

写真のように安全ピンが差さっ装置格納箱に付設されているられているカバーを持ち上げていることを確認した後、安全ピ

閉止弁を確認します。

ながら外します。

ンを抜きます。

日本ドライケミカル株式会社

−6−

触らない

F72C23001-2 ⼆酸化炭素消⽕設備

安全措置ガイドマーカー
開閉安全ピンを差す④ レバーを引く⑤ 閉止状態の確認⑥ 安全ピンを差す

レバーを引き、弁を閉止しま

マーカーが閉止位置になってい誤ってレバーを押し込まないよす。

ることを確認します。

うに、レバー側の穴に安全ピンを差します。

となりの電磁開放器は絶対に触らないでください。起動し、消火剤が出ます。

区画名称⑦ 表示灯を確認する⑧ 表示灯を確認する

操作箱「閉止弁閉」表示灯が点

制御盤区画パネル部「閉止弁滅していることを確認します。

閉」表示灯が点滅していることを確認します。

３） 開放状態にする場合（退室時）

マーカー
開
閉

安全ピンを抜く

レバーを押す① 閉止状態の確認② 安全ピンを抜く③ レバーを押す

マーカーが閉止位置になってレバー側に差した安全ピンを抜

レバーを押し、弁を開放しまいることを確認します。

きます。

す。
日本ドライケミカル株式会社−7−

F72C23001-2 ⼆酸化炭素消⽕設備

安全措置ガイド

安全ピンを差すマーカー

開閉④ 開放状態の確認⑤ 安全ピンを差す⑥ カバーを取付ける

マーカーが開放位置になっていマーカー側の穴に安全ピンを差カバーを取り付け、上蓋を閉ることを確認します。

します。

じます。閉止状態では、レバーがカバーに接触して取付られないようになっております。

区画名称⑦ 表示灯を確認する⑧ 表示灯を確認する

操作箱「閉止弁閉」表示灯が消制御盤区画パネル部「閉止弁灯していることを確認します。

開」表示灯が点灯していることを確認します。

日本ドライケミカル株式会社−8−

F72C23001-2 ⼆酸化炭素消⽕設備 安全措置ガイド

４－３．ＨＢ－Ｋ－０１型（銅管用閉止弁）※閉止弁と電磁開放器が左右逆のもの（旧型）
１） 外観
扉

上蓋

閉⽌弁本体

電磁開放器
触らない
扉を閉じた状態

レバー

扉を開けた状態

２） 閉止状態にする場合（入室時）
上蓋を上げる

安全ピンを抜く

閉⽌弁本体

扉を開ける

電磁開放器
触らない

① 設置位置の確認② 上蓋、扉を開ける③ 安全ピンを抜く

ボンベ庫内選択弁付近の起上蓋を上げ、扉を開けます。

写真のように安全ピンが差さって動装置格納箱に付設されていることを確認した後、安全ピン

いる閉止弁を確認します。

を抜きます。

日本ドライケミカル株式会社−9−

F72C23001-2 ⼆酸化炭素消⽕設備

安全措置ガイド

触らない

マーカー
開
閉

レバーを引く

安全ピンを差す④ レバーを引く⑤ 閉止状態の確認⑥ 安全ピンを差す

レバーを引き、弁を閉止します。

マーカーが閉止位置になって誤ってレバーを押し込まないとなりの電磁開放器は絶対に触いることを確認します。

ように、レバー側の穴に安全ピンを差します。

らないでください。起動し、消火剤
が出ます。

区画名称

⑦ 表示灯を確認する⑧ 表示灯を確認する

操作箱「閉止弁閉」表示灯が点

制御盤区画パネル部「閉止弁滅していることを確認します。

閉」表示灯が点滅していることを確認します。

日本ドライケミカル株式会社−10−

F72C23001-2 ⼆酸化炭素消⽕設備

安全措置ガイド

３） 開放状態にする場合（退室時）

マーカー
開
閉

安全ピンを抜く

レバーを押す① 閉止状態の確認② 安全ピンを抜く③ レバーを押す

マーカーが閉止位置になってレバー側に差した安全ピンを抜

レバーを押し、弁を開放しまいることを確認します。

きます。

す。

安全ピンを差すマーカー

開閉④ 開放状態の確認⑤ 安全ピンを差す⑥ 扉、上蓋を閉じる

マーカーが開放位置になっていマーカー側の穴に安全ピンを扉、上蓋を閉じます。閉止状ることを確認します。

差します。

態では、レバーが扉に接触して閉じられないようになってお
ります。

区画名称

⑦ 表示灯を確認する⑧ 表示灯を確認する

操作箱「閉止弁閉」表示灯が消制御盤区画パネル部「閉止弁灯していることを確認します。

開」表示灯が点灯していることを確認します。

日本ドライケミカル株式会社−11−

F72C23001-2 ⼆酸化炭素消⽕設備

安全措置ガイド

４－４．ＨＢ－ＫＤ－０１型（銅管用閉止弁）
１） 外観

開閉表⽰

ハンドル

２） 閉止状態にする場合（入室時）① 設置位置の確認② ハンドルを握る③ ハンドルを回す

ボンベ庫内にある閉止弁を確開閉表示「定位（弁開）」になっ

開閉表示「点検中（弁閉）」方認します。

ていることを確認し、ハンドル

向にハンドルを回します。

を握ります。

区画名称④ 表示灯を確認する⑤ 表示灯を確認する

操作箱「閉止弁閉」表示灯が点

制御盤区画パネル部「閉止弁滅していることを確認します。

閉」表示灯が点滅していることを確認します。

日本ドライケミカル株式会社−12−

F72C23001-2 ⼆酸化炭素消⽕設備

安全措置ガイド

３） 開放状態にする場合（退室時）① ハンドルを握る② ハンドルを回す

開閉表示が「点検中（弁閉）」にな

開閉表示「定位（弁開）」方向にっていることを確認し、ハンドルを

ハンドルを回します。

握ります。

区画名称

③ 表示灯を確認する④ 表示灯を確認する

操作箱「閉止弁閉」表示灯が消制御盤区画パネル部「閉止弁灯していることを確認します。

開」表示灯が点灯していることを確認します。

日本ドライケミカル株式会社−13−

F72C23001-2 ⼆酸化炭素消⽕設備

安全措置ガイド

４－５．ＨＢ－ＧＦ型（２５Ａ～１００Ａ：集合管用閉止弁）
１） 外観
ロック用ボルト

２） 閉止状態にする場合（入室時）設置位置の確認② レバーを握る③ レバーを回す

ボンベ庫内メイン管に設置され開閉表示「開」になっていること

開閉表示「閉」方向にレバーをている閉止弁を確認します。

を確認し、ロック用ボルトを緩め回します。開閉表示「閉」になっレバーを握ります。

ていることを確認し、ロック用ボ①

ルトを締めます。

区画名称④ 表示灯を確認する⑤ 表示灯を確認する

操作箱「閉止弁閉」表示灯が点

制御盤区画パネル部「閉止弁閉」

滅していることを確認します。

表示灯が点滅していることを確認します。

日本ドライケミカル株式会社−14−

F72C23001-2 ⼆酸化炭素消⽕設備

安全措置ガイド

３） 開放状態にする場合（退室時）① レバーを握る② レバーを回す

開閉表示「閉」になっていること

開閉表示「開」方向にレバーを回を確認し、ロック用ボルトを緩します。開閉表示「開」になっていめレバーを握ります。

ることを確認し、ロック用ボルトを
締めます。

区画名称

③ 表示灯を確認する④ 表示灯を確認する

操作箱「閉止弁閉」表示灯が消制御盤区画パネル部「閉止弁灯していることを確認します。

開」表示灯が点灯していることを確認します。

日本ドライケミカル株式会社−15−

F72C23001-2 ⼆酸化炭素消⽕設備

安全措置ガイド

４－６．ＨＢ－ＧＦ型（１２５Ａ～１５０Ａ：集合管用閉止弁）
１） 外観

２） 閉止状態にする場合（入室時）設置位置の確認② ハンドルを握る③ ハンドルを回す

ボンベ庫内メイン管に設置され開閉表示「開」になっていること

開閉表示「閉」方向にハンドルをている閉止弁を確認します。

を確認し、ハンドルを握ります。

回します。

①

区画名称

④ 表示灯を確認する⑤ 表示灯を確認する

操作箱「閉止弁閉」表示灯が点

制御盤区画パネル部「閉止弁閉」

滅していることを確認します。

表示灯が点滅していることを確認します。

日本ドライケミカル株式会社−16−

F72C23001-2 ⼆酸化炭素消⽕設備

安全措置ガイド

３） 開放状態にする場合（退室時）① ハンドルを握る② ハンドルを回す

開閉表示が「閉」になっている

開閉表示「開」方向にハンドルをことを確認し、ハンドルを握りま

回します。

す。

区画名称

③ 表示灯を確認する④ 表示灯を確認する

操作箱「閉止弁閉」表示灯が消制御盤区画パネル部「閉止弁開」

灯していることを確認します。

表示灯が点灯していることを確認します。

日本ドライケミカル株式会社−17−

F72C23001-2 ⼆酸化炭素消⽕設備

安全措置ガイド

４－７．ＨＢ－ＤＦ型（２５Ａ～８０Ａ：集合管用閉止弁）
１） 外観

２） 閉止状態にする場合（入室時）設置位置の確認② ハンドルを取付ける③ ハンドルを押す

ボンベ庫内メイン管に設置されインジケータにハンドルを取り付

ハンドルを押し、インジケータのている閉止弁を確認します。

けます。

閉止確認用溝が本体面と同じ①面になるまで押します。

区画名称④ 表示灯を確認する⑤ 表示灯を確認する

操作箱「閉止弁閉」表示灯が点

制御盤区画パネル部「閉止弁閉」

滅していることを確認します。

表示灯が点滅していることを確認します。

日本ドライケミカル株式会社−18−

F72C23001-2 ⼆酸化炭素消⽕設備

安全措置ガイド

３） 開放状態にする場合（退室時）① ハンドルを握る② ハンドルを引く

開閉表示が「閉」になっているこ

開閉表示「開」方向にハンドルをとを確認し、ハンドルを握りま引いた後、ハンドルを外します。

す。

区画名称

③ 表示灯を確認する④ 表示灯を確認する

操作箱「閉止弁閉」表示灯が消制御盤区画パネル部「閉止弁開」

灯していることを確認します。

表示灯が点灯していることを確認します。

日本ドライケミカル株式会社−19−

F72C23001-2 ⼆酸化炭素消⽕設備

安全措置ガイド

４－８．ＨＢ－ＤＦ型（１００Ａ～１５０Ａ：集合管用閉止弁）
１） 外観

２） 閉止状態にする場合（入室時）③ 点検用バーを押す

設置位置の確認② 点検用バーを取付ける

ボンベ庫内メイン管に設置されインジケータに点検用バーを取

バーを押します。

ている閉止弁を確認します。

り付けます。

確実に閉止するため、インジケ①

ータの閉止確認用溝が本体面と同じ面になるよう写真のようにテコで押します。

日本ドライケミカル株式会社−20−

F72C23001-2 ⼆酸化炭素消⽕設備

安全措置ガイド

区画名称④ 表示灯を確認する⑤ 表示灯を確認する

操作箱「閉止弁閉」表示灯が点

制御盤区画パネル部「閉止弁閉」

滅していることを確認します。

表示灯が点滅していることを確認します。

３） 開放状態にする場合（退室時）ｂ① 点検用バーを取付ける② バーを引く

開閉表示が「閉」になっているこ

開閉表示「開」方向にハンドルをとを確認し、バーを握ります。

引いた後、バーを外します。

区画名称③ 表示灯を確認する④ 表示灯を確認する

操作箱「閉止弁閉」表示灯が消制御盤区画パネル部「閉止弁開」

灯していることを確認します。

表示灯が点灯していることを確認します。

日本ドライケミカル株式会社−21−

F72C23001-2 ⼆酸化炭素消⽕設備

安全措置ガイド

４－９．ＨＢ－ＬＭ型（集合管用閉止弁）
１） 外観

２） 閉止状態にする場合（入室時）設置位置の確認② レバーを握る③ レバーを回す

ボンベ庫内メイン管に設置され開閉表示「開」になっていること

開閉表示「閉」方向にレバーをている閉止弁を確認します。

を確認し、レバーを握ります。

回します。

①

区画名称

④ 表示灯を確認する⑤ 表示灯を確認する

操作箱「閉止弁閉」表示灯が点

制御盤区画パネル部「閉止弁閉」

滅していることを確認します。

表示灯が点滅していることを確認します。

日本ドライケミカル株式会社−22−

F72C23001-2 ⼆酸化炭素消⽕設備

安全措置ガイド

３） 開放状態にする場合（退室時）① レバーを握る② レバーを回す

開閉表示が「閉」になっているこ

開閉表示「開」方向にレバーを回とを確認し、レバーを握ります。

します。

区画名称

③ 表示灯を確認する④ 表示灯を確認する

操作箱「閉止弁閉」表示灯が消制御盤区画パネル部「閉止弁灯していることを確認します。

開」表示灯が点灯していることを確認します。

日本ドライケミカル株式会社−23−

F72C23001-2 ⼆酸化炭素消⽕設備

安全措置ガイド

４－１０．ＨＢ－ＮＦ型（６５Ａ～８０Ａ：集合管用閉止弁）
１） 外観
全閉ロック位置

全開ロック位置

２） 閉止状態にする場合（入室時）設置位置の確認② レバーを握る③ レバーを回す

ボンベ庫内メイン管に設置され開閉表示「開」になっていること

開閉表示「閉」方向にレバーをている閉止弁を確認します。

を確認し、全開ロック位置のボ回します。開閉表示「閉」になっル ト を 外 して、 レ バ ー を 握 り まていることを確認し、全閉ロック

す。

位置でボルトを締め付けます。

①

区画名称

④ 表示灯を確認する⑤ 表示灯を確認する

操作箱「閉止弁閉」表示灯が点

制御盤区画パネル部「閉止弁閉」

滅していることを確認します。

表示灯が点滅していることを確認します。

日本ドライケミカル株式会社−24−

F72C23001-2 ⼆酸化炭素消⽕設備

安全措置ガイド

３） 開放状態にする場合（退室時）① レバーを握る② レバーを回す

開閉表示が「閉」になっている

開閉表示「開」方向にレバーを回ことを確認し、全閉ロック位置

します。開閉表示「開」になっていのボルトを外して、レバーを握ることを確認し、全開ロック位置でります。

ボルトを締め付けます。

区画名称③ 表示灯を確認する④ 表示灯を確認する

操作箱「閉止弁閉」表示灯が消制御盤区画パネル部「閉止弁灯していることを確認します。

開」表示灯が点灯していることを確認します。

日本ドライケミカル株式会社−25−

F72C23001-2 ⼆酸化炭素消⽕設備

安全措置ガイド

４－１１．ＨＢ－ＮＦ型（１００Ａ～１５０Ａ：集合管用閉止弁）
１） 外観

２） 閉止状態にする場合（入室時）設置位置の確認② ハンドルを握る③ ハンドルを回す

ボンベ庫内メイン管に設置され開閉表示「開」になっていること

開閉表示「閉」方向にハンドルをている閉止弁を確認します。

を確認し、ハンドルを握ります。

回します。

①

区画名称

④ 表示灯を確認する⑤ 表示灯を確認する

操作箱「閉止弁閉」表示灯が点

制御盤区画パネル部「閉止弁閉」

滅していることを確認します。

表示灯が点滅していることを確認します。

日本ドライケミカル株式会社−26−

F72C23001-2 ⼆酸化炭素消⽕設備

安全措置ガイド

３） 開放状態にする場合（退室時）① ハンドルを握る② ハンドルを回す

開閉表示が「閉」になっているこ

開閉表示「開」方向にハンドルをとを確認し、ハンドルを握りま

回します。

す。

区画名称

③ 表示灯を確認する④ 表示灯を確認する

操作箱「閉止弁閉」表示灯が消制御盤区画パネル部「閉止弁灯していることを確認します。

開」表示灯が点灯していることを確認します。

日本ドライケミカル株式会社−27−

F72C23001-2 ⼆酸化炭素消⽕設備

安全措置ガイド

４－１２．ＨＢ－ＮＳ型（集合管用閉止弁）
１） 外観
全閉ロック位置

全開ロック位置

２） 閉止状態にする場合（入室時）設置位置の確認② レバーを握る③ レバーを回す

ボンベ庫内メイン管に設置され開閉表示「開」になっていること

開閉表示「閉」方向にレバーをている閉止弁を確認します。

を確認し、全開ロック位置のボ回します。開閉表示「閉」になっル ト を 外 し て、 レ バ ー を 握 り まていることを確認し、全閉ロック

す。

位置でボルトを締め付けます。

①

区画名称

④ 表示灯を確認する⑤ 表示灯を確認する

操作箱「閉止弁閉」表示灯が点

制御盤区画パネル部「閉止弁閉」

滅していることを確認します。

表示灯が点滅していることを確認します。
日本ドライケミカル株式会社−28−

F72C23001-2 ⼆酸化炭素消⽕設備

安全措置ガイド

３） 開放状態にする場合（退室時）① レバーを握る② レバーを回す

開閉表示が「閉」になっている

開閉表示「開」方向にレバーを回ことを確認し、全閉ロック位置

します。開閉表示「開」であることのボルトを外して、レバーを握を確認し、全開ロック位置でボルトります。

を締め付けます。

区画名称③ 表示灯を確認する④ 表示灯を確認する

操作箱「閉止弁閉」表示灯が消制御盤区画パネル部「閉止弁灯していることを確認します。

開」表示灯が点灯していることを確認します。

日本ドライケミカル株式会社−29−

F72C23001-2 ⼆酸化炭素消⽕設備

安全措置ガイド

４－１３．ＱＢＶ型（２５Ａ～１００Ａ：集合管用閉止弁）
１） 外観
リミット
スイッチ
レバー
開閉表⽰

２） 閉止状態にする場合（入室時）設置位置の確認② レバーを握る③ レバーを回す

ボンベ庫内メイン管に設置されて開閉表示「開」になっていることを開閉表示「閉」方向にレバー

いる閉止弁を確認します。

確認し、レバーを握ります。

を回します。

①

区画名称④ 表示灯を確認する⑤ 表示灯を確認する

操作箱「閉止弁閉」表示灯が点

制御盤区画パネル部「閉止弁閉」

滅していることを確認します。

表示灯が点滅していることを確認します。
日本ドライケミカル株式会社−30−

F72C23001-2 ⼆酸化炭素消⽕設備

安全措置ガイド

３） 開放状態にする場合（退室時）① レバーを握る② レバーを回す

開閉表示が「閉」になっている

開閉表示「開」方向にレバーを回しことを確認し、レバーを握りま

ます。

す。

区画名称

③ 表示灯を確認する④ 表示灯を確認する

操作箱「閉止弁閉」表示灯が消制御盤区画パネル部「閉止弁灯していることを確認します。

開」表示灯が点灯していることを確認します。

日本ドライケミカル株式会社−31−

F72C23001-2 ⼆酸化炭素消⽕設備

安全措置ガイド

４－１４．ＱＰＶ－０６型（銅管用閉止弁）
１） 外観

開閉表⽰

レバー

２） 閉止状態にする場合（入室時）設置位置の確認② レバーを握る③ レバーを回す

ボンベ庫内メイン管に設置され開閉表示「開」になっていること

開閉表示「閉」方向にレバーをている閉止弁を確認します。

を確認し、レバーを握ります。

回します。

①

区画名称

④ 表示灯を確認する⑤ 表示灯を確認する

操作箱「閉止弁閉」表示灯が点

制御盤区画パネル部「閉止弁閉」

滅していることを確認します。

表示灯が点滅していることを確認します。

日本ドライケミカル株式会社−32−

F72C23001-2 ⼆酸化炭素消⽕設備

安全措置ガイド

３） 開放状態にする場合（退室時）① レバーを握る② レバーを回す

開閉表示が「閉」になっている

開閉表示「開」方向にレバーを回ことを確認し、レバーを握りま

します。

す。

区画名称

③ 表示灯を確認する④ 表示灯を確認する

操作箱「閉止弁閉」表示灯が消制御盤区画パネル部「閉止弁灯していることを確認します。

開」表示灯が点灯していることを確認します。

日本ドライケミカル株式会社−33−

F72C23001-2 ⼆酸化炭素消⽕設備

安全措置ガイド

５章 自動手動切換スイッチ等の操作方法
防護区画に立ち入る場合は、図２に示す「手順３」のとおり、制御盤または操作箱（手動起動装置）の自動手動切換スイッチ等により手動起動方式に切換えてください。また、自動手動切換スイッチ等により自動起動方式に切換える場合は、必ず防護区画に人がいないことを確認してから切替え操作を行ってください。
５－１

制御盤

５－１－１

ＣＰ－ＳＤ型

１）外観「主⾃動」表⽰灯「主手動」表示灯

主自動主手動切替スイッチ

図３

主自動主手動切換スイッチの操作に係る箇所

制御盤に主自動主手動切換スイッチがない場合は、「手動起動方式」のみを採用している設備です。
この場合、５章で説明する自動手動切換スイッチ等の操作は不要となりますので、図２の「手順３」及び「手順７」は省略してください。

日本ドライケミカル株式会社−34−

F72C23001-2 ⼆酸化炭素消⽕設備

安全措置ガイド２）操作手順防護区画が複数ある場合は、各防護区画の起動⽅式を⼀括で切換えることができます。
（１）手動起動方式に変更する場合①

主自動主手動切換スイッチに切換キーを挿します。

②

切換キーを主手動側に回し、「主手動」表示灯が点灯していることを確認します。

（２）自動起動方式に変更する場合①

主自動主手動切換スイッチに切換キーを挿します。

②

切換キーを主自動側に回し、「主自動」表示灯が点灯することを確認します。

日本ドライケミカル株式会社−35−

F72C23001-2 ⼆酸化炭素消⽕設備

５－１－２

安全措置ガイド

ＣＰ－ＳＣ型

１）外観「主⾃動」表⽰灯「主手動」表示灯

主自動主手動切替スイッチ

図３

主自動主手動切換スイッチの操作に係る箇所

制御盤に主自動主手動切換スイッチがない場合は、「手動起動方式」のみを採用している設備です。
この場合、５章で説明する自動手動切換スイッチ等の操作は不要となりますので、図２の「手順３」及び「手順７」は省略してください。

日本ドライケミカル株式会社−36−

F72C23001-2 ⼆酸化炭素消⽕設備 安全措置ガイド２）操作手順防護区画が複数ある場合は、各防護区画の起動⽅式を⼀括で切換えることができます。
（１）手動起動方式に変更する場合①

主自動主手動切換スイッチに切換キーを挿します。

②

切換キーを主手動側に回し、「主手動」表示灯が点灯していることを確認します。

（２）自動起動方式に変更する場合①

主自動主手動切換スイッチに切換キーを挿します。

②

切換キーを主自動側に回し、「主自動」表示灯が点灯することを確認します。

日本ドライケミカル株式会社−37−

F72C23001-2 ⼆酸化炭素消⽕設備

５－１－３

安全措置ガイド

ＣＰ－ＳＡ型

１）外観「主⾃動」表⽰灯「主手動」表示灯

主自動主手動切替スイッチ

図３

主自動主手動切換スイッチの操作に係る箇所

制御盤に主自動主手動切換スイッチがない場合は、「手動起動方式」のみを採用している設備です。
この場合、５章で説明する自動手動切換スイッチ等の操作は不要となりますので、図２の「手順３」及び「手順７」は省略してください。

日本ドライケミカル株式会社−38−

F72C23001-2 ⼆酸化炭素消⽕設備 安全措置ガイド２）操作手順防護区画が複数ある場合は、各防護区画の起動⽅式を⼀括で切換えることができます。
（１）手動起動方式に変更する場合①

主自動主手動切換スイッチに切換キーを挿します。

②

切換キーを主手動側に回し、「主手動」表示灯が点灯していることを確認します。

（２）自動起動方式に変更する場合①

主自動主手動切換スイッチに切換キーを挿します。

②

切換キーを主自動側に回し、「主自動」表示灯が点灯することを確認します。

日本ドライケミカル株式会社−39−

F72C23001-2 ⼆酸化炭素消⽕設備

５－１－４

安全措置ガイド

ＣＰ－ＳＡ－０５Ｐ型（立駐用）

１）外観「主⼿動」表⽰灯「主自動」表示灯

主自動主手動切替スイッチ

図３

主自動主手動切換スイッチの操作に係る箇所

制御盤に主自動主手動切換スイッチがない場合は、「手動起動方式」のみを採用している設備です。
この場合、５章で説明する自動手動切換スイッチ等の操作は不要となりますので、図２の「手順３」及び「手順７」は省略してください。

日本ドライケミカル株式会社−40−

F72C23001-2 ⼆酸化炭素消⽕設備 安全措置ガイド２）操作手順防護区画が複数ある場合は、各防護区画の起動⽅式を⼀括で切換えることができます。
（１）手動起動方式に変更する場合①

主自動主手動切換スイッチに切換キーを挿します。

②

切換キーを主手動側に回し、「主手動」表示灯が点灯していることを確認します。

（２）自動起動方式に変更する場合①

主自動主手動切換スイッチに切換キーを挿します。

②

切換キーを主自動側に回し、「主自動」表示灯が点灯することを確認します。

日本ドライケミカル株式会社−41−

F72C23001-2 ⼆酸化炭素消⽕設備

安全措置ガイド

５－２．操作箱（手動起動装置）
５－２－１．外観「自動」表示灯「手動」表示灯

自動手動切換スイッチ

図４

自動手動切換スイッチの操作に係る箇所（ＯＢ－ＣＡ型の例）

操作箱に自動手動起動切換えスイッチがない場合は、制御盤により各防護区画の起動方式を一括で切換える方式、または手動起動方式のみを採用している設備です。この場合、操作箱の自動手動切換操作は不要です。
５－２－２．操作手順２） 手動起動方式に変更する場合①

自動手動切換スイッチに切換キーを挿します。

②

切換キーを手動側に回し、「手動」表示灯が点灯していることを確認します。

日本ドライケミカル株式会社−42−

F72C23001-2 ⼆酸化炭素消⽕設備

安全措置ガイド３） 自動起動方式に変更する場合①

自動手動切換スイッチに切換キーを挿します。

②

切換キーを自動側に回し、「自動」表示灯が点灯することを確認します。

日本ドライケミカル株式会社−43−

添付資料１
系統図を添付

添付資料２
平⾯図を添付

●お問い合わせ先