RACK-IN
TRANSDUCER
ラック収納形トランスデューサ（ラック高さ100mm）

用途・特長 …………………………… P178
形名の構成・共通仕様 ……………… P180
個別入力計測ユニット ……………… P184
AC一括入力計測ユニット …………… P197
避雷器 ………………………………… P206
使用例 ………………………………… P212

ac6dda3 | 98-099k (6.6) | トランスデューサ 総合 カタログ / ラック収納形トランスデューサ | 株式会社第一エレクトロニクス

ラック収納形
トランスデューサ

RS

用途・特長

シリーズ

組み合わせ自在データ収集装置■用途
本シリーズ製品は、計装システム用に開発された高品質高信
頼性の薄形タイプラック収納形トランスデューサです。各種
工業量計測シリーズの他に、当社独自の系統回路の電力計測シ
リーズを用意しました。必要な計測機能を豊富な機種より、ご自由にお選びいただけます。システム構成により、第二出力及びコネクタ出力の選択また、計測台数により、各種大きさの収納ケースが選択できます。

■特長
目的に合わせて自由な組合せを選定●ラック取付タイプ

トラ
ラッ
ンク
ス収
デ納
ュ形
ー
サ

RS-9

RS-13

RS-19

RSB-13

RSB-19●壁取付タイプ

RSB-9●19インチ16要素収納タイプ

RSB-19X（電源DC24V）

RS-19X（電源DC24V）

178
DAIICHI ELECTRONICS CO.,LTD.
http://www.daiichi-ele.co.jp/

トランスデューサ カタログ

98-099c

ラック収納形
トランスデューサ

RS

特長

シリーズ

アース共通1ヶ所を実現■電源ユニット部■計測ユニット部

・電源、一括入力端子は、M4ねじを使用

・入力端子は、M4ねじ（強電設計）

・電源供給確認用LED付き

・出力端子は、M3ねじを使用

・一括出力コネクタは、全機種共通

・電源供給確認用LED付き

・2段交互端子を採用した配線への配慮

・2段交互端子を採用した配線への配慮

トラ
ラッ
ンク
ス収
デ納
ュ形
ー
サ

・結線図は、端子カバー裏面に貼付け

179
DAIICHI ELECTRONICS CO.,LTD.
http://www.daiichi-ele.co.jp/

トランスデューサ カタログ

98-099c

ラック収納形
トランスデューサ

形名の構成・共通仕様

RS

シリーズ

■形名の構成●計測ユニット●電源ユニット（1）（2）ZRS − 1 −（1）タイプ

● 個別入力タイプ（1）（2）
RS − 1（1）
ユニットの種類
記号 ユニットの種類
T アイソレータ
HST 超高速アイソレータ
H 熱電温度RH 抵抗温度
R ポテンショメータ
G 回転数
PL パルスD ディストリビュータ

（2）
出力の種類
記号 ユニットの種類
SRD 開平付ディストリビュータ
SR 開平
VF アナログーパルス
SD アラームセッター
V 交流電圧A 交流電流
F 周波数

出力の種類

コネクタ

記号 ユニット前面出力

一括出力

第一出力 第二出力

1
2
3
4

○

×

×

○

○

×

○

×

○

●ラック収納ケース

××○（1）（2）（3）
− −
RS
（1）
取付の種類
記号
なし
B

● AC一括入力タイプ（1）（2）（3）RS − 1 −（1）
ユニットの種類 （2）
出力の種類
記号 ユニットの種類
V 交流電圧A 交流電流W 交流電力WV 交流無効電力
SP 力率
F 周波数

出力の種類
記号 ユニット前面出力
第一出力 第二出力

1
2
3
4

（3）
入力の種類
記号
12
33
34

コネクタ
一括出力

○

×

×

○

○

×

○

×

○

×

×

○

入力の種類
単相入力
三相3線入力三相4線入力（2）
AC一括入力の種類

記号
タ イ プ
0
標準タイプ
1
コネクタ出力付タイプ
2
DC24V薄形タイプ

記号
なし
12
33
34

入力の種類
個別入力
単相入力
三相3線入力三相4線入力（3）
電源ユニット取付可否
記号 電源ユニット取付可否
なし 可能
NB 不可能

取付の種類
ラック取付
壁取付

（2）
ケースの大きさ及び収納総数
記号
ケースの大きさ（H×W×D）
収納総数
備 考
19 19インチ（99mm×479mm×167mm）
14
13 13インチ（99mm×329mm×167mm）
8
9 インチ（99mm×229mm×167mm）
94
DC24V電源のみ製作可
19X 19インチ（99mm×479mm×167mm）
16
DC24V電源のみ製作可
13X 13インチ（99mm×329mm×167mm）
10
DC24V電源のみ製作可
9X 9 インチ（99mm×229mm×167mm）
6

■共通仕様

トラ
ラ
ンク
ス収
デ納
形

項 目

サ

仕

様

項 目

許容差

出力スパンに対する％

絶縁抵抗

温度の影響

23±10℃で許容差％

負荷抵抗の影響

定格出力負荷の中心値で許容差の1/2

周波数の影響45〜55Hzで許容差％、
ただし力率トランスデューサは周波数

仕様

入力、出力、電源、アース相互間、入力相互間、出力相互間（ただし、コネクタ一括出力相互間はマイスナコモン）
DC500V 50MΩ以上

耐電圧

電気回路一括とアース間：AC2,000V 1分間±5％で許容差％、DC入力は除く

AC電源･DC110V電源と出力間：AC2,000V 1分間

諸特性

JIS C1111-1989に準拠

DC24V電源と出力間：AC 500V 1分間

応答時間

ステップ入力を加えた時 最 終 定 常 値の9 0％に達する時 間：

AC入力と電源･出力間：AC2,000V 1分間

5 0 0 m s 以 下（ただしアイソレータ2 5 0 m s 以 下 、超 高 速アイソレータ入力と電源･出力間：AC2,000V 1分間

アイソレータ0.5ms以下、回転は下記参照 ※1 ）最終定常値の超高速アイソレータ入力と電源･出力間：AC1,500V 1分間

99％に達する時間は上記の2倍

その他信号･センサ･検出入力と電源･出力間 ：AC1,500V 1分間

出力の外部調整±5％調整可能出力相互間（ただし一括出力相互間は非絶縁）：AC 500V 1分間

出力リミッタ回路

過大入力時出力を定格の約1.5倍に制限し、出力側機器の保護 外箱の材質

計測ユニット

：難燃性ABS樹脂

入

電源ユニット、収納ケース

：鉄板

過電圧強度
過電流強度

力

定格電圧の2倍10秒、1.2倍連続

補助電源

電圧の1.5倍10秒、1.2倍連続外観色

各ユニット：黒色 収納ケース：亜鉛めっき色

入

AC：定格電流の40倍1秒、1.2倍連続

使用温湿度範囲−10〜＋55℃、30〜85％

DC：定格電流の10倍5秒、1.2倍連続

保存温度範囲−40〜＋70℃力※1 回転数トランスデューサの応答時間（最終定常値の90%に達する時間）
周 波 数
応答時間

33Hz〜40Hz
1秒

50Hz〜65Hz
0.75秒

66.6Hz〜166.6Hz
0.5秒

200Hz〜1kHz
0.25秒■AC電圧・電流トランスデューサ（実効値方式）
使用波形条件

第3高調波30％
SCR波形

動 作 方 式

実効値方式①（第3高調波含有率）/（基本波の実効値）
第3高調波15％②SCR波形の場合、最大定格における導通角は標準90°以上となっています。90°未満でご使用される場合はその導通角をご指定下さい。
SCR波形

ひずみ波における 第3高調波15％混入：0.1％変化
誤差（実力）＊SCR ：0.2％変化＊ SCR 波形の影響：最大入力時導通角90°にて導通角を変化させた場合です。

180

ψ= 0°

ψ= 90°

ψ=180°

導通角

株式会社第一エレクトロニクス | トランスデューサ 総合 カタログ / ラック収納形トランスデューサ | 98-099k (6.6) | ac6dda3

ラック収納形
トランスデューサ

計測ユニットの仕様一覧表

RS

シリーズ

■計測ユニットの仕様一覧表●信号・センサ・演算・パルス出力・検出器・AC個別入力タイプ（アレスタ取付対応品：TRS、DRS詳細各カタログ参照して下さい。）
品 名

形 名

概

要

入

力

出
第1出力

力
第2出力

許容差

入-出力耐電圧
質量
その他

ペ
ジ

0〜1V（1kΩ以上）
直流入力信号をアイソレーション 電圧 DC50mV〜10V
0〜1V（1kΩ以上） ±0.3％ AC2,000V 1分間
0〜5V（1kΩ以上）
した統一出力信号に変換
MAX.300V
0〜5V（1kΩ以上）
1〜5V（1kΩ以上）
応答時間250ms以下/90％ MIN.10mV（±0.5％）
1〜5V（1kΩ以上）
300g 184
電流 DC100μA〜20mA 0〜10V（2kΩ以上） 0〜10V（2kΩ以上）
0〜1mA（10kΩ以下） 0〜1mA（10kΩ以下）
MAX.100mA
0〜10mA（1kΩ以下） 0〜10mA（1kΩ以下）
MIN.10μA（±0.5％）
0〜16mA（600Ω以下） 0〜16mA（600Ω以下） ±0.3％ AC1,500V 1分間
超高速 HSTRS-1□ 直流入力信号を高速にアイ 電圧 DC50mV〜10V※1
4〜20mA（525Ω以下） 4〜20mA（525Ω以下）
ソレーションした統一信号
MAX.300V
アイソレータINSに変換
MIN.10mV（±0.5％）300g 185
応答時間0.5ms以下/90％ 電流 DC100μA〜20mA
MAX.100mA
MIN.10μA（±0.5％）
熱電温度 HRS-1□ JIS規格熱電対と接続し温度 E, J, T
±0.3％ AC1,500V 1分間℃
入力スパン200℃以上に比例した出力信号に変換（リニアラ バーンアウト回路付
300g 186
K 入力スパン300℃以上
イザ含む）
B, R, S
冷接点補償
入力スパン1000℃以上±1℃
抵抗温度 RHRS-1□ JIS規格測温抵抗体と接続 Pt100Ω
±0.3％ AC1,500V 1分間℃
入力スパン50℃以上
し温度に比例した出力信号（リニアラ バーンアウト回路付 300g 187
に変換
イザ含む）
±0.3％ AC1,500V 1分間
ポテンショメータ RRS-1□ ポテンショメータと接続し抵抗値 入力スパン50Ω〜10kΩ
300g 188Ω
変化に比例した出力信号に変換±0.3％ AC1,500V 1分間
GRS-1□ タコゼネと接続し、入力周波数 入力周波数 33Hz〜5kHz
回転数
正常動作電圧 MAX.220Vに比例した出力信号に変換rpm
300g 189

アイソレータINS

TRS-1□±0.3％ AC1,500V 1分間

パルス

PLRS-1□ 流量や回転速度におけるパルス信号 入力周波数 33Hz〜5kHz（無電圧接点、Trオープンコレクタ
または電圧パルス）の周波数に比例した出力信号に変換
ディストリビュータ DRS-1□ 2線式伝送器へDC電源を供給し 電流 DC（4〜20mA）
DS伝送器からの（4〜20mA）信号を比例した出力信号に変換
開平付 SRDRS-1□ 2線式伝送器へDC電源を供給し 電流 DC（4〜20mA）
ディストリビュータ
伝送器からの（4〜20mA）
信号を√ DS
開平演算（√）した出力信号に変換
開平
SRRS-1□ 直流入力信号を開平演算
電圧 DC50mV〜10V√（√）した出力信号に変換 電流 DC100μA〜20mA

アナログ-パルス VFRS-11□ 直流入力信号に比例した
V/F
パルス周波数に変換
アラームセッター SDRS-1□
AS

交流電圧
V

VRS-1□

交流電流
A

ARS-1□

周波数Hz

FRS-1□

電圧 DC1V〜10V
電流 DC1mA〜20mA

トラ
ラ
ンク
ス収
デ納
形

300g 190±0.3％ AC1,500V 1分間
供給電源 300g 191
DC24〜28V±0.3％ AC1,500V 1分間
供給電源 300g 192

サ

DC24〜28V
0〜1V（1kΩ以上）
0〜5V（1kΩ以上）
1〜5V（1kΩ以上）
0〜10V（2kΩ以上）

電圧パルス、Trオー
プンコレクタ±0.3％ AC1,500V 1分間
300g 193±0.3％ AC1,500V 1分間
300g 195

設定精度 AC1,500V 1分間
HまたはL形：1c接点出力
電圧 DC50mV〜10V±0.5％
HL,HHまたはLL形：
MAX.300V
デッドバンド各1a接点出力
電流 DC100μA〜20mA
300g 1961％
接点容量（抵抗負荷）
MAX.100mA
DC 30V、2A
AC120V、1A
交流電圧に比例した直流出 AC150V または AC300V
0〜1V（1kΩ以上）
0〜1V（1kΩ以上） ±0.5％ AC2,000V 1分間
力信号に変換（実効値方式）
0〜5V（1kΩ以上）
0〜5V（1kΩ以上）
300g 197
1〜5V（1kΩ以上）
1〜5V（1kΩ以上）
交流電流に比例した直流出 AC5A または AC1A
0〜10V（2kΩ以上） 0〜10V（2kΩ以上） ±0.5％ AC2,000V 1分間
300g 198
MAX.10A
力信号に変換（実効値方式）
0〜1mA（10kΩ以下） 0〜1mA（10kΩ以下）
MIN.0.1A
0〜10mA（1kΩ以下） 0〜10mA（1kΩ以下）
周波数に比例した直流出力 45〜55Hzまたは55〜65Hz 0〜16mA（600Ω以下） 0〜16mA（600Ω以下） ±0.5％ AC2,000V 1分間
300g 199※1
信号に変換（AC110VまたはAC220V） 4〜20mA（525Ω以下） 4〜20mA（525Ω以下）

直流入力信号をあらかじめ設
定された値と比較検出して無電圧接点信号を出力。
設定は前面よりチェック端子の電圧 (0 〜 100％ / 0 〜
10V) をボリュームで調節※1 2出力共4〜20mAの場合ラックケース収納台数が限定されます。

846410c | 98-099i (6.4) | トランスデューサ 総合 カタログ / ラック収納形トランスデューサ | 株式会社第一エレクトロニクス

181ラック収納形
トランスデューサ

計測ユニットの仕様一覧表

RS

シリーズ

■計測ユニットの仕様一覧表●電力用計測用トランスデューサ：AC一括入力端子付タイプ
使 用 条 件動作
方式 波形 電圧側 電流側 周波数

品 名

形

交流電圧

VRS-1□-□ 実効値

名

V
交流電流

ARS-1□-□ 実効値

A
交流電力 単相 WRS-1□-12 時分割
掛算
W
三相 WRS-1□-33 時分割
掛算
三相 WRS-1□-34 時分割
掛算

4線

−

−

−

−

−

−

−

−

−

不平衡 不平衡−

平衡 不平衡
（相電圧）
− 正相順

入

−

掛算

var

平衡 不平衡正相順−−

ペ入-出力耐電圧
質量
その他
ジ

0〜1V
（1kΩ以上）0〜5V（1kΩ以上）AC300/ 3V

1〜5V（1kΩ以上）1〜5V（1kΩ以上）AC5AまたはAC1A

消費VA：電圧側

0〜10V（2kΩ以上）0〜10V（2kΩ以上）MAX.10A±0.5％ 1VA／各相，
電流

0〜1mA（10kΩ以下）±5V（1kΩ以上）

MIN.0.1A

0〜10mA（1kΩ以下）

±1kW
±2kW

±0.5％ AC2,000V 1分間

AC一括入力概略 300g 200

側0.5VA／各相 300g 201＊1110V,5A 0〜16mA（600Ω以下） ±10V
（2 kΩ以上） ±0.5％
220V,5A 4〜20mA（525Ω以下） ＊1
110V,5A±5V（1kΩ以上） 0〜1mA（10kΩ以下） ±0.5％
220V,5A±1kW

110/ 3V±2kW

220/ 3V

5A
5A

交流無効電力 三相 WVRS-1□-33 時分割

許容差

0〜5V
（1kΩ以上）

±1kW

−

第2出力

AC150/ 3Vまたは

±500W

−

力

第1出力

AC150V、AC300V、 0〜1V
（1kΩ以上）

−

−

出

力

LAG
LEAD

1kvar

110V,5A

LAG
LEAD

2kvar

220V,5A

LAG

1kvar

110V,5A＊1

300g 202±10V（2kΩ以上） 0〜10mA（1kΩ以下） ±0.5％＊1±1mA（10kΩ以下） 0〜16mA（600Ω以下）＊1
4〜20mA（525Ω以下）±0.5％＊2±1mA（10kΩ以下）＊1

三相 WVRS-1□-34 時分割
4線掛算

平衡 不平衡
（線間）
−
正相順

力率

単相 SPRS-1□-12 位相差 歪率

COSφ

5％

サ

−

−

指定

（線間）

LAG
LEAD

2kvar

LEAD

LAG

220V,5A（線間）
110V,5A

±3％

または

または

220V,5A±3％

0.5〜1〜0.5 110/ 3V
平衡
不平衡 指定（相電圧）
5A または
5％
正相順
220/ 3V

±3％

5％

平衡
不平衡 指定
正相順

LEAD

LAG

三相 SPRS-1□-34 位相差 歪率4線300g 203

±0.5％

0〜1〜0

三相 SPRS-1□-33 位相差 歪率
トラ
ラ
ンク
ス収
デ納
形

−

LEAD

300g 2045A
周波数

FRS-1□-□□ パルス 第3、
15％

積分

Hz

−

−

−

45〜55Hzまたは55〜±0.5％

65Hz（110V、220V、300g 205

110/ 3Vまたは220/ 3V）＊ 1：±出力は電力･無効電力またはトランスデューサのみ製作可能です。
＊ 2：2出力共4〜20mAの場合ラックケース収納台数が限定されます。

■電源ユニットの仕様
品

名

電源ユニット 個別入力
タイプ

形

名

ZRS-10ZRS-11

概要標準タイプ：ラックケース1セット分の電源を仕様・電源仕様：DC24V（±10％）50W：突入電流

42A

約2ms

一括供給

DC110V（90〜140V）80W：突入電流

30A

約2ms

コネクタ出力付タイプ：（オプション）第2出

AC110V（90〜120V）80VA：突入電流

25A

約2ms

力をコネクタにて一括出力
ZRS-12
AC
一括入力
端子付
タイプ

182

DC24V薄形タイプ：コネクタ一括出力、AC一 ・電源仕様：DC24V（±10％）50W
括入力端子付は製作不可

ZRS-10-12 単相回路一括入力端子付・電源仕様：DC24V（±10％）50W：突入電流

42A

約2ms

ZRS-11-12

DC110V（90〜140V）80W：突入電流

30A

約2ms

ZRS-10-33 三相回路一括入力端子付

AC110V（90〜120V）80VA：突入電流

25A

約2ms

ZRS-11-33

・AC一括入力仕様

ZRS-10-34 三相4線回路一括入力付

電圧回路：AC110VまたはAC220V 1VA

ZRS-11-34

電流回路：AC5AまたはAC1A 0.5VA

株式会社第一エレクトロニクス | トランスデューサ 総合 カタログ / ラック収納形トランスデューサ | 98-099k (6.6) | ac6dda3

ラック収納形
トランスデューサ

収納ケース・計測対象切替え方法

RS

シリーズ

■収納ケースの仕様
品

名

名

概

RS-19

計測ユニットMAX.14要素
計測ユニットMAX. 8 要素

＊1
＊2

99mm×479mm×199mm（端子部含む）
99mm×329mm×199mm（端子部含む）

RS-19X

計測ユニットMAX. 4 要素
計測ユニットMAX.16要素＊1

99mm×229mm×199mm（端子部含む）
99mm×479mm×199mm（端子部含む）

RS-13X

計測ユニットMAX.10要素＊2

99mm×329mm×199mm（端子部含む）

RS-9X

計測ユニットMAX. 6要素

RSB-19計測ユニットMAX.14要素＊1

99mm×479mm×200mm（端子部含む）

RSB-13

計測ユニットMAX. 8 要素
計測ユニットMAX. 4 要素

＊2

RSB-9

99mm×329mm×200mm（端子部含む）
99mm×229mm×200mm（端子部含む）

RSB-19X
RS-13X

計測ユニットMAX.16要素
計測ユニットMAX.10要素＊1＊2

99mm×479mm×200mm（端子部含む）

RS-9X

形

収納ケース ラック取付

RS-13
RS-9

壁 取 付

要

仕

様

99mm×299mm×199mm（端子部含む）

スペースボード

RS-KB1

計測ユニットMAX. 6要素
収納ケースにおいて未使用計測ユニットスペースを埋める（予備配線不要時）

ダ ミ ー 端 子

RS-KT1収納ケースにおいて未使用計測ユニットスペースを埋める（予備配線必要時）

99mm×329mm×199mm（端子部含む）
99mm×299mm×199mm（端子部含む）
99mm× 25mm× 2mm
99mm× 25mm× 32mm

＊1：電流2出力タイプで2出力共に4〜20mAの場合、MAX12要素またはトータル48W以下。
＊2：電流2出力タイプで2出力共に4〜20mAの場合、MAX 8 要素またはトータル33W以下。

■収納ケース別、計測ユニット収納総数
使用電源ユニット

質量

収納ケース

計測ユニット収納総数

RS-19，RSB-19

14

RS-13，RSB-13

8

RS-9，RSB-9

4

ZRS-10,ZRS-11,ZRS-10-□,ZRS-11-□

3.2kg

RS-19X，RSB-19X

16

ZRS-12（DC24V）

7.5kg

RS-13X，RSB-13X

10

ZRS-12（DC24V）

5.3kg

RS-9X，RSB-9X

6

ZRS-12（DC24V）

3.2kg

ZRS-10,ZRS-11,ZRS-10-□,ZRS-11-□

7.5kg
5.3kg

■AC一括入力タイプ電圧・電流トランスデューサ計測対象切替え方法
AC一括入力タイプの電圧及び電流トランスデューサ
において計測対象を切替える場合は、計測ユニット
をラックより引出しジャンパースイッチを以下の方法にて設定して下さい。

トラ
ラ
ンク
ス収
デ納
形
サ

●ジャンパースイッチの設定
電圧トランスデューサ
三相一括入力三相4線一括入力
VRS-1□-33

電流トランスデューサ
三相一括入力三相4線一括入力
ARS-1□-34
ARS-1□-33

VRS-1□-34●製品出荷時電圧・電流測定対象（AC一括入力タイプ）
特にご指定がない場合は、下記の通り製作します。

要素数／1収納ケース

測定対象（ ）内三相4線

電圧1要素

V12（V1）の電圧測定

電圧2要素

V12，V23（V1，V3）の電圧測定

電圧3要素

V12，V23，V31（V1，V2，V3）の電圧測定

電流1要素

A1の電流測定

電流2要素

A1，A3の電流測定

電流3要素

A1，A2，A3の電流測定

ac6dda3 | 98-099k (6.6) | トランスデューサ 総合 カタログ / ラック収納形トランスデューサ | 株式会社第一エレクトロニクス

183

ラック収納形
トランスデューサ

TRS-1□

アイソレータ■用途■形名別出力一覧

各種直流信号を増幅してシステム間の統一信号に変換します。
入力・出力間が絶縁されていますので、計測システム間の絶縁した信号の受け渡し、ノイズの遮断、制御回路における回り込
み防止、出力信号の遠方への直送等の威力を発揮します。

前面第一出力

前面第二出力コネクタ一括出力

TRS-11

形

名

○

×

×

TRS-12○○

×

TRS-13

○

×

○

×

×

○

TRS-14■特長

アレスタ取付対応品
アレスタ（別売）● 定電圧、定電流出力です。

TRS-1＊F
UV-1-1F● 入力・出力間耐電圧AC2,000V（50/60Hz）

1分間完全絶縁です。
● 入力線間及び出力線間サージ保護付（2,000A、8/20μs正負

極性）です。但し、コネクタ一括出力は除く。

■仕様一覧
入力（入力抵抗又は電圧降下）

トラ
ラッ
ンク
ス収
デ納
ュ形
ー
サ

第二出力又はコネクタ
一括出力（負荷抵抗）

第一出力（負荷抵抗）

共DC 0 〜50mV （約 1 MΩ）

DC 0 〜100mV（ 1 kΩ以上）

DC 0 〜100mV （〃）DC 0 〜 1 V

（

〃

）

DC 0 〜 1 V

（

〃

）

DC 0 〜 5 V

（

〃

）

DC 0 〜 5 V

（

〃

）

DC 0 〜10V（ 2 kΩ以上）

DC 0 〜10V（〃）

DC 1 〜 5 V（ 1 kΩ以上）

DC 1 〜 5 V（ 1 kΩ以上）

DC 1 〜 5 V

（

〃

）

DC± 5 V（）

DC± 5 V（DC± 5 V（〃）

DC±10V（ 2 kΩ以上）

DC±10V（ 2 kΩ以上）

MAX.10V

MAX.10V

DC 0 〜 1 mA （10kΩ以下）

DC 0 〜 1 mA （10kΩ以下）

DC±10V（〃）DC 0 〜100V

（

〃

）

DC 0 〜300V

（

〃

）

〃

DC 0 〜100mV（ 1 kΩ以上）（〃）

DC 0 〜 5 V

（

〃

）

DC 0 〜10V（ 2 kΩ以上）

DC 0 〜 1 V〃）

DC 0 〜100μA （100mV）

DC 4 〜20mA （525Ω以下）

DC 0 〜 1 mA （約100Ω）

MAX.20mA〃）

DC 0 〜10mA （〃）DC 4 〜20mA （〃）許容差：±0.3％
応答時間：250ms以下（90％）
内部電源消費W：3W以下

入力、出力間耐電圧：
DC 0 〜10mA （ 1 kΩ以下）

AC2,000V 1分間

DC 0 〜16mA （600Ω以下）
DC 4 〜20mA （525Ω以下）＊1

DC 0 〜100mA （約20Ω）
MAX.100mA
上記以外も可＊1：2出力共4〜20mAの場合ラックケース収納台数が限定されます。

■結線図●インパルス耐電圧
インパルス耐電圧は、電気回路一括とアース間5kV 1.2/50μs
正負極性 各3回を保証します。

TRS-1
TRS-1＊ＳTRS-1＊F●リップルフィルタ内蔵
入力波形に単相交流全波整流波形（50/60Hz）
程度のリップル分が含まれていても、平滑された直流信号に変換します。インバータ等の特殊な波形についてはご相談下さい。

1

E
1

2 3

2 3

●オプション サージ吸収器付（5kV、1.2/50μs、正負極性）＋ ―入力または出力側から誘導雷サージが発生する場合サージを吸収して接続器を保護します。なお、アレスタ等で接続機器を保護している場合は不要です。形名 TRS-1＊S,TRS-1＊F

●アレスタ

様

3.6W

DC 0 〜10mA （ 1 kΩ以下）

DC 0 〜 5 mA （仕第2出力：4〜20mA時

DC 0 〜 5 mA （ 2 kΩ以下）

MAX.300V

通

UV-1-1F・1FL（別売）

仕様はP165参照
UV-1-1F取付可能な形式はTRS-1＊Fです。

＋ ―

INPUT

INPUT

OUTPUTOUTPUT
1

1

＋ ―

＋ ―

4

5

4

5

6

7

6

7

＋ ―

＋ ―

OUTPUTOUTPUT

2

2

184
DAIICHI ELECTRONICS CO.,LTD.
http://www.daiichi-ele.co.jp/

トランスデューサ カタログ

98-099c

ラック収納形
トランスデューサHSTRS-1□

超高速アイソレータ■用途■形名別出力一覧

各種直流信号を増幅してシステム間の統一信号に超高速変換します。超高速応答（500μs/90％）
ですので制御回路のフィードバック信号の絶縁等にご使用下さい。

■特長

形

名

前面第一出力

前面第二出力コネクタ一括出力

HSTRS-11○

××

HSTRS-12○○×

HSTRS-13○

×○

HSTRS-14

×

×○● 超高速アイソレータを内蔵しております。
● 定電圧、定電流出力です。
● 入力・出力間耐電圧AC1,500V（50/60Hz）

1分間完全絶縁です。
● 入力線間及び出力線間サージ保護付（2,000A、8/20μs正負

極性）です。但し、コネクタ一括出力は除く。

■仕様一覧
入力（入力抵抗又は電圧降下）
DC 0 〜50mV （約 1 MΩ）

第二出力又はコネクタ
一括出力（負荷抵抗）

第一出力（負荷抵抗）
DC 0 〜100mV（ 1 kΩ以上）

共

DC 0 〜100mV（ 1 kΩ以上）

DC 0 〜100mV （〃）DC 0 〜 1 V

（

〃

）

DC 0 〜 1 V

（

〃

）

DC 0 〜 5 V

（

〃

）

DC 0 〜 5 V

（

〃

）

DC 0 〜10V（ 2 kΩ以上）

DC 0 〜10V（〃）

DC 1 〜 5 V（ 1 kΩ以上）

DC 1 〜 5 V（ 1 kΩ以上）

DC 1 〜 5 V

（

〃

）

DC± 5 V（）

DC± 5 V（DC± 5 V（〃）

DC±10V（ 2 kΩ以上）

DC±10V（ 2 kΩ以上）

MAX.10V

DC±10V（〃）DC 0 〜100V

（

〃

）

DC 0 〜300V

（

〃

）

〃

DC 0 〜 1 mA （10kΩ以下）
DC 0 〜 5 mA （ 2 kΩ以下）

DC 0 〜100μA （100mV）

DC 4 〜20mA （525Ω以下）

DC 0 〜 1 mA （約100Ω）

MAX.20mA

DC 0 〜10mA （ 1 kΩ以下）〃）

DC 0 〜10mA （〃）DC 4 〜20mA （

〃

）

〃

）

DC 0 〜 5 V

（

〃

）

DC 0 〜10V（ 2 kΩ以上）〃

仕様

許容差：±0.3％
応答時間：500μs以下
（90％）

）

内部電源消費W：3W以下

MAX.10V

第2出力：4〜20mA時
3.6W

MAX.300V

DC 0 〜 5 mA （（DC 0 〜 1 V

通

DC 0 〜 1 mA （10kΩ以下）
入力、出力間耐電圧：
DC 0 〜10mA （ 1 kΩ以下）

AC1,500V 1分間

DC 0 〜16mA （600Ω以下）

トラ
ラッ
ンク
ス収
デ納
ュ形
ー
サ

DC 4 〜20mA （525Ω以下）＊1

DC 0 〜100mA （約20Ω）
MAX.100mA
上記以外も可＊1：2出力共4〜20mAの場合ラックケース収納台数が限定されます。

■結線図●インパルス耐電圧
インパルス耐電圧は、電気回路一括とアース間5kV 1.2/50μs
正負極性 各3回を保証します。

●超高速応答1
2 3

本器は超高速応答であるため、入力のリップル除去能力は他機種のようにありませんのでご注意下さい。

＋ ―

INPUT
OUTPUT
1

＋ ―
4

5

6

7

＋ ―
2

OUTPUT

185
DAIICHI ELECTRONICS CO.,LTD.
http://www.daiichi-ele.co.jp/

トランスデューサ カタログ

98-099c

ラック収納形
トランスデューサ

HRS-1□

熱電温度■用途■形名別出力一覧

JIS規格に基づく各種熱電対の熱起電力を入力とし、絶縁して、温度に比例した直流信号に変換します。

■特長● 定電圧、定電流出力です。

形

名

前面第一出力

前面第二出力コネクタ一括出力

HRS-11○

××

HRS-12○○

×

HRS-13○×○

HRS-14××○● 入力・出力間耐電圧AC1,500V（50/60Hz）

1分間完全絶縁です。
● 出力線間サージ保護付（2,000A、8/20μs、正負極性）
出力を遠方へ直送できます。但し、コネクタ一括出力は除く。

■仕様一覧
熱電対の種類（FS計測範囲）

入力

第二出力又はコネクタ
一括出力（負荷抵抗）

第一出力（負荷抵抗）

B,R,S

0 〜200℃

DC 0 〜100mV（ 1 kΩ以上）

1000℃以上

0 〜300℃

DC 0 〜 1 V

（

〃

）

〃

共

DC 0 〜100mV（ 1 kΩ以上）
DC 0 〜 1 V

（

〃

）

〃

）

通

仕

様

許容差：±0.3％

0 〜400℃

DC 0 〜 5 V（）

DC 0 〜 5 V（

K

0 〜500℃

DC 0 〜10V（ 2 kΩ以上）

DC 0 〜10V（ 2 kΩ以上）

300〜1200℃

0 〜600℃

DC 1 〜 5 V（ 1 kΩ以上）

DC 1 〜 5 V（ 1 kΩ以上）

0 〜800℃

MAX.10V

MAX.10V

DC 0 〜 1 mA （10kΩ以下）

DC 0 〜 1 mA （10kΩ以下）

内部電源消費W：3W以下

DC 0 〜10mA （ 1 kΩ以下）

第2出力：4〜20mA時

E,J

0 〜1200℃

200〜600℃

0 〜1400℃

室温補償精度：±1℃
応答時間：500ms以下（90%）

DC 0 〜 5 mA （ 2 kΩ以下）T

上記以外も可

トラ
ラッ
ンク
ス収
デ納
ュ形
ー
サ

DC 0 〜10mA （ 1 kΩ以下）
DC 4 〜20mA （525Ω以下）

200〜300℃

4W
DC 0 〜16mA （600Ω以下）

MAX.20mA

入力、出力間耐電圧：
DC 4 〜20mA （525Ω以下）＊1

AC1,500V 1分間＊1：2出力共4〜20mAの場合ラックケース収納台数が限定されます。

●リニアライザ内蔵●入力配線について

熱電対の熱起電力をリニアライズして、温度に比例した出力に変換します。

熱電対の熱起電力は微少な信号のため入力配線はノイズ源なる電力線及び急峻な電圧、電流がある線とできるだけ離して配線して下さい。

●バーンアウト検出内蔵
熱電対の断線を検出して、出力を（＋）
側に定格の約1.5倍に振り切れさせます。指定で（−）
振り切れも可。

●冷接点補償回路内蔵
温度センサー及び補償回路を内蔵しております。
安定した冷接点補償を実施しております。

●インパルス耐電圧
インパルス耐電圧は、電気回路一括とアース間5kV 1.2/50μs
正負極性 各3回を保証します。

■結線図●補償導線について
補償導線は熱電対端子とトランスデューサ端子の温度差を補償するものです。熱電対の種類に合わせて選定して下さい。

S＋●外部導線抵抗範囲
トランスデューサに接続される熱電対、補償導線及び導線などを合わせた入力側の外部
往復回路抵抗値は20Ω以下でご使用下さい。

1
2 3

OUTPUT
補償導線

熱電対

トランデューサ1＋ ―V（T2 C）
V（T1 C）
＋

＋
―

―

Vin

4

5

6

7

＋ ―

熱電対端子

2

補償用センサ（R.J.C）

OUTPUT186
DAIICHI ELECTRONICS CO.,LTD.
http://www.daiichi-ele.co.jp/

トランスデューサ カタログ

98-099c

ラック収納形
トランスデューサRHRS-1□

抵抗温度■用途■形名別出力一覧

JIS規格に基づく3線式の測温抵抗体の抵抗値を入力とし、絶縁して、温度に比例した直流信号に変換します。

形■特長● 定電圧、定電流出力です。

名

前面第一出力

前面第二出力コネクタ一括出力

RHRS-11○××

RHRS-12○○×

RHRS-13○×○

RHRS-14××○● 入力・出力間耐電圧AC1,500V（50/60Hz）

1分間完全絶縁です。
● 出力線間サージ保護付（2,000A、8/20μs、正負極性）
出力を遠方へ直送できます。但し、コネクタ一括出力は除く。

■仕様一覧
測温抵抗体
（規定電流）

入

第一出力（負荷抵抗）

第二出力又はコネクタ
一括出力（負荷抵抗）

共DC 0 〜100mV（ 1 kΩ以上）

DC 0 〜100mV（ 1 kΩ以上）

許容差：±0.3％

力

Pt100Ω

0 〜50℃通

仕様

at 0 ℃

0 〜100℃

DC 0 〜 1 V

（

〃

）

DC 0 〜 1 V

（

〃

）

（入力スパン

0 〜120℃

DC 0 〜 5 V

（

〃

）

DC 0 〜 5 V

（

〃

）

50℃以上

0 〜150℃

DC 0 〜10V（ 2 kΩ以上）

DC 0 〜10V（ 2 kΩ以上）

規定電流2mA）

0 〜200℃

DC 1 〜 5 V（ 1 kΩ以上）

DC 1 〜 5 V（ 1 kΩ以上）

又は0 〜300℃

MAX.10V

MAX.10V

内部電源消費W：3W以下Pt 50Ω

0 〜500℃
DC 0 〜 1 mA （10kΩ以下）

DC 0 〜 1 mA （10kΩ以下）

第2出力：4〜20mA時

at 0 ℃（入力スパン−20〜＋100℃

DC 0 〜 5 mA （ 2 kΩ以下）

100℃以上−50〜＋50℃

DC 0 〜10mA （ 1 kΩ以下）

規定電流2mA−50〜＋150℃

DC 4 〜20mA （525Ω以下）

100℃未満−100〜＋100℃

MAX.20mA

応答時間：500ms以下
（90%）

4W
DC 0 〜10mA （ 1 kΩ以下）
入力、出力間耐電圧：
DC 0 〜16mA （600Ω以下）

AC1,500V 1分間

規定電流5mA）
DC 4 〜20mA （525Ω以下）＊1

トラ
ラッ
ンク
ス収
デ納
ュ形
ー
サ

上記以外も可＊1：2出力共4〜20mAの場合ラックケース収納台数が限定されます。

●リニアライザ内蔵●インパルス耐電圧

測温抵抗体の抵抗値をリニアライズして、温度に比例した出力に変換します。

インパルス耐電圧は、電気回路一括とアース間5kV 1.2/50μs
正負極性 各3回を保証します。

●バーンアウト検出内蔵
測温抵抗体の断線を検出して、出力を（＋）
側に定格の約1.5倍に振り切れさせます。指定で（−）
振り切れも可。

■結線図●規定電流について
規定電流は測温抵抗体に流し込む電流で、これによる電圧降下で抵抗値変化を測定しております。

S
B

A

B

●外部導線抵抗補償回路内蔵

1

トランスデューサに接続される測温抵抗体を除く、導線の抵
抗値の影響を補償しております。外部導線抵抗値は下表の範囲でご使用下さい。なお、入力各導線抵抗値が異なる場合誤差となりますので、ご注意下さい。

2 3

OUTPUT
1

＋ ―

測温抵抗体

外

部

抵

抗

入力スパン100℃

入力スパン50℃以上100℃未満

Pt

100Ω

10Ω以下/1線

5Ω以下/1線

Pt

50Ω

5Ω以下/1線

2.5Ω以下/1線

4

5

6

7

＋ ―
2

OUTPUT

187
DAIICHI ELECTRONICS CO.,LTD.
http://www.daiichi-ele.co.jp/

トランスデューサ カタログ

98-099c

ラック収納形
トランスデューサ

RRS-1□

ポテンショメータ■用途■形名別出力一覧

機械的な角度や位置の変位をポテンショメータの抵抗変化におきかえ、これを入力とし、絶縁して、変位に比例した直流信号に変換します。

形■特長

前面第一出力

前面第二出力コネクタ一括出力

RRS-11

名○××

RRS-12○○×

RRS-13○×○

RRS-14××○● 定電圧、定電流出力です。
● 入力・出力間耐電圧AC1,500V（50/60Hz）

1分間完全絶縁です。
● 出力線間サージ保護付（2,000A、8/20μs、正負極性）
出力を遠方へ直送できます。但し、コネクタ一括出力は除く。

■仕様一覧
入力
（規定電流）

公 称
全抵抗
50Ω

トラ
ラッ
ンク
ス収
デ納
ュ形
ー
サ

0〜50Ω

（5mA）

外部抵抗

第二出力又はコネクタ
一括出力（負荷抵抗）

第一出力（負荷抵抗）

共 通 仕 様（ 1 kΩ以上） 許容差：±0.3％〃） 応答時間：500ms以下

5 Ω以下／1線

DC0〜100mV（ 1 kΩ以上） DC0〜100mV

DC0〜 1 V（〃） DC0〜 1 V（

DC0〜 5 V（〃） DC0〜 5 V（

DC0〜10V（ 2 kΩ以上） DC0〜10V（ 2 kΩ以上）100Ω

0〜100Ω （5mA）

10Ω以下／1線200Ω

0〜200Ω （5mA）

20Ω以下／1線500Ω

0〜500Ω （2mA）

50Ω以下／1線

DC1〜 5 V（ 1 kΩ以上） DC1〜 5 V（ 1 kΩ以上） 内部電源消費W：

1 kΩ

0〜 1 kΩ （2mA）

50Ω以下／1線

MAX. 10V

MAX. 10V

3W以下

2 kΩ

0〜 2 kΩ （1mA）

50Ω以下／1線

3 kΩ

0〜 3 kΩ （0.6mA）

50Ω以下／1線

5 kΩ

0〜 5 kΩ （0.4mA）

50Ω以下／1線

10kΩ

0〜10kΩ （0.2mA）

50Ω以下／1線

上記以外も可

〃

）

（90％）

DC0〜 1 mA（10kΩ以下）

DC0〜 1 mA

DC0〜 5 mA（ 2 kΩ以下）

DC0〜10mA（10kΩ以下） 第2出力：4〜20mA時（ 1 kΩ以下）
3.7W

DC0〜10mA（ 1 kΩ以下）

DC0〜16mA（600Ω以下）

DC4〜20mA（525Ω以下） ＊1 DC4〜20mA（525Ω以下） 入力、出力間耐電圧：

MAX. 20mA

AC1,500V 1分間＊1：2出力共4〜20mAの場合ラックケース収納台数が限定されます。

■結線図●出力信号の調整範囲
入力範囲0〜100％で出力調整されていますが、BIAS調整及びMAX.調整により、±15％まで出力調整できます。使用範囲
が上記以外の場合は、実際の使用範囲とポテンショメータの
公称全抵抗値をご指定下さい。

MAX. MIN.

1
2 3

●規定電流
規定電流はポテンショメータに流し込む電流で、これにより抵抗値の変化を測定します。

●インパルス耐電圧
インパルス耐電圧は、電気回路一括とアース間5kV 1.2/50μs
正負極性 各3回を保証します。

OUTPUT
1

＋ ―
4

5

6

7

＋ ―
2

OUTPUT188
DAIICHI ELECTRONICS CO.,LTD.
http://www.daiichi-ele.co.jp/

トランスデューサ カタログ

98-099c

ラック収納形
トランスデューサ

GRS-1□

回転数■用途■形名別出力一覧

発電機等に取り付けられたタコジェネレータの電圧を入力とし、回転数（周波数）に比例した直流信号に変換するものです。

■特長

前面第一出力

前面第二出力コネクタ一括出力

GRS-11

形

名

○

×

×

GRS-12○○×

GRS-13○×○

GRS-14××○● 定電圧、定電流出力です。
● 入力・出力間耐電圧AC1,500V（50/60Hz）

1分間完全絶縁です。
● 出力線間サージ保護付（2,000A、8/20μs、正負極性）
但し、コネクタ一括出力は除く。

■仕様一覧
正常動作電圧（入力抵抗）

入力

0〜33.3Hz

AC 1 〜25V（約25kΩ）

0〜40Hz0〜50HzAC 2 〜50V（約50kΩ）

0〜60Hz0〜70HzAC 5 〜110V（約110kΩ）
AC10〜220V（約220kΩ）

0〜100Hz0〜200Hz0〜500Hz0〜 1 kHz

上記以外も可＊1 応答
時間

第一出力（負荷抵抗）

第二出力又はコネクタ
一括出力（負荷抵抗）

DC0〜100mV （ 1 kΩ以上） DC0〜100mV
DC0〜 1 V（〃） DC0〜 1 V
DC0〜 5 V（〃） DC0〜 5 V
0.75秒
DC0〜10V（ 2 kΩ以上） DC0〜10V
以下
DC1〜 5 V（ 1 kΩ以上） DC1〜 5 V
0.5秒
MAX. 10V
MAX. 10V以下

1秒以下

DC0〜 1 mA
DC0〜 5 mA
以下 DC0〜10mA
DC4〜20mA
MAX. 20mA

0.25秒

共

通

仕

様

（ 1 kΩ以上） 許容差：±0.3％
（
〃
）
（
〃
） 内部電源消費W：（ 2 kΩ以上）
3W以下（ 1 kΩ以上）
第2出力：4〜20mA時
3.7W（10kΩ以下）
DC0〜 1 mA（10kΩ以下）（ 2 kΩ以下）
DC0〜10mA（ 1 kΩ以下） 入力、出力間耐電圧：
AC1,500V（ 1 kΩ以下）
DC0〜16mA（600Ω以下）
1分間（525Ω以下） ＊2 DC4〜20mA（525Ω以下）
トラ
ラッ
ンク
ス収
デ納
ュ形
ー
サ

＊1：最終定常値の90％に達する時間＊2：2出力共4〜20mAの場合ラックケース収納台数が限定されます。

■結線図●カットオフ電圧（不感帯電圧）
零回転または微小入力時、ノーマルモード、誘導電圧にて誤作動することを防ぐため、（正常動作電圧の最小値）
×1/2以
下ではカットオフ電圧として、零回転出力相当にします。誘導電圧がカットオフ電圧を超える場合にはご指定下さい。

1
2 3●入力波形が特殊波形の場合入力電圧のゼロクロスポイ
ントで

〜 〜

INPUT

本器は回転数（周波数）を入力電圧のゼロクロスポイントで検出していますので、インバータ等の特殊な波形が入力される場合にはご相談下さい。

OUTPUT1＋ ―●インパルス耐電圧
インパルス耐電圧は、電気回路一括とアース間5kV 1.2/50μs
正負極性 各3回を保証します。

4

5

6

7

＋ ―
2

OUTPUT

189
DAIICHI ELECTRONICS CO.,LTD.
http://www.daiichi-ele.co.jp/

トランスデューサ カタログ

98-099c

ラック収納形
トランスデューサPLRS-1□

パルス■用途■形名別出力一覧

流量や回転速度計測におけるパルス信号を入力とし、周波数に比例した直流信号に変換するものです。

■特長● ご指定により無電圧接点入力、Trオープンコレクタ入力及形

名

前面第一出力

前面第二出力コネクタ一括出力

PLRS-11○××

PLRS-12○○×

PLRS-13○×○

PLRS-14××○び電圧パルス入力の選択が可能です。
● 定電圧、定電流出力です。
● 入力・出力間耐電圧AC1,500V（50/60Hz）

1分間完全絶縁です。
● 出力線間サージ保護付（2,000A、8/20μs、正負極性）です。

但し、コネクタ一括出力は除く。

■仕様一覧
入力の種類

入

力

0〜33.3Hz

無電圧接点
入力

0〜40Hz0〜50Hz0〜60Hz0〜70HzTrオープン
コレクタ

0〜100Hz0〜200Hz

電圧パルス
（Vp-p
2V〜50V）

0〜500Hz0〜 1 kHz
上記以外も可

トラ
ラッ
ンク
ス収
デ納
ュ形
ー
サ

＊1 応答
時間

第一出力（負荷抵抗）

第二出力又はコネクタ
一括出力（負荷抵抗）

DC0〜100mV （ 1 kΩ以上） DC0〜100mV
DC0〜 1 V（〃） DC0〜 1 V
DC0〜 5 V（〃） DC0〜 5 V
0.75秒
DC0〜10V（ 2 kΩ以上） DC0〜10V
以下
DC1〜 5 V（ 1 kΩ以上） DC1〜 5 V
0.5秒
MAX. 10V
MAX. 10V以下

1秒以下

DC0〜 1 mA
DC0〜 5 mA
以下 DC0〜10mA
DC4〜20mA
MAX. 20mA

0.25秒

通

仕

様

（ 1 kΩ以上） 許容差：±0.3％
（
〃
）
（
〃
） 内部電源消費W：（ 2 kΩ以上）
3W以下（ 1 kΩ以上）
第2出力：4〜20mA時
3.7W（10kΩ以下）
DC0〜 1 mA（10kΩ以下）（ 2 kΩ以下）
DC0〜10mA（ 1 kΩ以下） 入力、出力間耐電圧：
AC1,500V（ 1 kΩ以下）
DC0〜16mA（600Ω以下）
1分間（525Ω以下） ＊2 DC4〜20mA（525Ω以下）＊1：最終定常値の90％に達する時間＊2：2出力共4〜20mAの場合ラックケース収納台数が限定されます。

■結線図●インパルス耐電圧
インパルス耐電圧は、電気回路一括とアース間5kV 1.2/50μs
正負極性 各3回を保証します。

1
2 3
＋ ―

INPUT
OUTPUT
1

＋ ―
4

5

6

7

＋ ―
2

OUTPUT

190
DAIICHI ELECTRONICS CO.,LTD.
http://www.daiichi-ele.co.jp/

共トランスデューサ カタログ

98-099c

ラック収納形
トランスデューサ

DRS-1□

絶縁形ディストリビュータ■用途● 入力線間及び出力線間サージ保護付（2,000A、8/20μs、正負極性）です。但し、コネクタ一括出力は除く。

2線式伝送器に電源を供給して、伝送器からのDC4〜20mA信号を受け、比例した絶縁された直流信号を出力します。

■形名別出力一覧
前面第一出力

前面第二出力コネクタ一括出力■特長

DRS-11

形○××● ディストリビュータ機能と信号交換器機能を備えた、2線式

DRS-12○○×

DRS-13○×○

DRS-14××○

伝送器用ディストリビュータです。
● 定電圧、定電流出力です。
● 入力・出力間耐電圧AC1,500V（50/60Hz）

名

アレスタ取付対応品
アレスタ（別売）

1分間完全絶縁です。

DRS-1＊F
UV-1-1F・1FL

■仕様一覧
入

2線式伝送
器用電源

力（入力抵抗）DRS-11
DRS-14
DC 4 〜20mA（約250Ω）
DRS-12
DRS-13＊1＊1

第二出力又はコネクタ
一括出力（負荷抵抗）

第一出力（負荷抵抗）

DC 0 〜100mV（ 1 kΩ以上）（〃）
DC 0 〜 1 V（〃）
DC 0 〜 5 V
DC24V〜（ 2 kΩ以上）
DC 0 〜10V
28V（ 1 kΩ以上）
DC 1 〜 5 V（無負荷時） MAX.10V
電流容量MAX.22mA

DC 0 〜 1 mA （10kΩ以下）
DC 0 〜 5 mA （ 2 kΩ以下）
DC 0 〜10mA （ 1 kΩ以下）
DC 4 〜20mA （525Ω以下）
MAX.20mA

共

通

仕

様

DC 0 〜100mV（ 1 kΩ以上）（〃）
DC 0 〜 1 V（〃）
DC 0 〜 5 V（ 2 kΩ以上）
DC 0 〜10V（ 1 kΩ以上）
DC 1 〜 5 V
MAX.10V

許容差：±0.3％

DC 4 〜20mA （525Ω以下）

入力、出力間耐電圧：
AC1,500V 1分間

応答時間：500ms以下（90%）
内部電源消費W：
DRS-11,14 3W以下
DRS-12,13 4W以下

19インチケースでDRS-12,13のみ使用するときは、最大使用要素数は12要素までです。

●伝送回路短絡保護付（30mA以下）●インパルス耐電圧
インパルス耐電圧は、電気回路一括とアース間5kV 1.2/50μs
正負極性 各3回を保証します。

●入力用アレスタ

UV-1-1F・1FL
（別売）

仕様
項

■外形図

アレスタUV-1-1F

■結線図

DRS-1

トラ
ラッ
ンク
ス収
デ納
ュ形
ー
サ

目

性
能
130V以上放電開始電圧65V以上
500V以下制 限 電 圧250V以下0.1μs以下
応 答 時 間100A（8×20μs）
放 電 耐 量線 間
5μA以下（DC100Vにて）
洩 れ 電 流接地間
5μA以下（DC 50 Vにて）
500V
最大線間電圧※入力用アレスタです。入力端子に取付けてご使用下さい。
線 間
接地間
線 間
接地間

■構成図

■外形図

DRS-1＊FE

アレスタUV-1-1FL
1
2 3

1
2 3

＋ ―

＋ ―

2 WIRE
TRANSMITTER

2 WIRE
TRANSMITTEROUTPUTOUTPUT

1

1

＋ ―

＋ ―

4

5

4

5

6

7

6

7

＋ ―

＋ ―

OUTPUTOUTPUT

2

2

191
DAIICHI ELECTRONICS CO.,LTD.
http://www.daiichi-ele.co.jp/

トランスデューサ カタログ

98-099c

ラック収納形
トランスデューサSRDRS-1□

絶縁形開平機能付ディストリビュータ■用途■形名別出力一覧

2線式伝送器に電源を供給して、伝送器からのDC4〜20mA信号を入力として、入力の平方根に比例した直流信号を出力し
ます。

形

名

前面第一出力

前面第二出力コネクタ一括出力

SRDRS-11○××

SRDRS-14

×

×

○

■特長
● ディストリビュータ機能と信号交換器機能を備えた、2線式伝送器用ディストリビュータです。
● 開平機能付ですので、出力は入力の平方根に比例します。
● 定電圧、定電流出力です。
● 入力・出力間耐電圧AC1,500V（50/60Hz）

1分間完全絶縁です。
● 入力線間及び出力線間サージ保護付（2,000A、8/20μs、正負極性）です。但し、コネクタ一括出力は除く。

■仕様一覧
入
力
（入力抵抗）

DC4〜20mA

2線式伝送
器用電源

DC24V〜28V（無負荷時）（約100Ω）
電流容量
MAX.22mA

トラ
ラッ
ンク
ス収
デ納
ュ形
ー
サ

第一出力（負荷抵抗）

コネクタ一括出力（負荷抵抗）

DC 0 〜100mV（ 1 kΩ以上）〃）
DC 0 〜 1 V （〃）DC 0 〜 1 V （DC 0 〜10V （ 2 kΩ以上）
DC 0 〜 5 V （ 1 kΩ以上）

DC 0 〜100mV（ 1 kΩ以上）〃）
DC 0 〜 1 V （〃）DC 0 〜 1 V （DC 0 〜10V （ 2 kΩ以上）
DC 0 〜 5 V （ 1 kΩ以上）

許容差：±0.3％

MAX.10V

MAX.10V

内部電源消費W：3W以下

共様

入力、出力間耐電圧：
AC1,500V 1分間

MAX.20mA■結線図

ドロップアウト回路付により出力約10％以下は0％出力にクランプされます。

●インパルス耐電圧
インパルス耐電圧は、電気回路一括とアース間5kV 1.2/50μs
正負極性 各3回を保証します。

＋

1
2 3
―
2 WIRE
TRANSMITTER■構成図

OUTPUT
1

＋ ―
4

5

6

7

192
DAIICHI ELECTRONICS CO.,LTD.
http://www.daiichi-ele.co.jp/

仕応答時間：500ms以下（90％）

DC 0 〜 1 mA （10kΩ以下）
DC 0 〜 5 mA （ 2 kΩ以下）
DC 0 〜10mA （ 1 kΩ以下）
DC 4 〜20mA （525Ω以下）●伝送回路短絡保護付（30mA以下）●ドロップアウト回路標準装備

通トランスデューサ カタログ

98-099c

ラック収納形
トランスデューサSRRS-1□

開平演算■用途■形名別出力一覧

各種直流信号を開平演算して、入力の平方根に比例した出力信号に変換します。
形■特長● 定電圧、定電流出力です。
● 入力・出力間耐電圧AC1,500V（50/60Hz）

1分間完全絶縁です。
● 出力線間サージ保護付（2,000A、8/20μs）
正負極性です。但し、コネクタ一括出力は除く。

名

前面第一出力

前面第二出力コネクタ一括出力

SRRS-11○

××

SRRS-12○○×

SRRS-13○×○

SRRS-14

×

×

○

■仕様一覧
入力（入力抵抗又は電圧降下）

第二出力又はコネクタ
一括出力（負荷抵抗）

第一出力（負荷抵抗）

共DC 0 〜50mV （約 1 MΩ）

DC 0 〜100mV（ 1 kΩ以上）

DC 0 〜100mV （〃）DC 0 〜 1 V

（

〃

）

DC 0 〜 1 V

DC 0 〜100mV（ 1 kΩ以上）
（

〃

）

〃

〃

）

DC 0 〜 1 V

（

〃

）

DC 0 〜 5 V（）

DC 0 〜 5 V（

DC 0 〜 5 V

（

〃

）

DC 0 〜10V（ 2 kΩ以上）

DC 0 〜10V（ 2 kΩ以上）

DC 0 〜10V（〃）

DC 1 〜 5 V（ 1 kΩ以上）

DC 1 〜 5 V（ 1 kΩ以上）

DC 1 〜 5 V

（

〃

）

MAX.10V

MAX.10V

通

仕様

許容差：±0.3％
応答時間：250ms以下（90％）
内部電源消費W：3W以下

MAX.10V
DC 0 〜 1 mA （10kΩ以下）
DC 0 〜100μA （100mV）

DC 0 〜 5 mA （ 2 kΩ以下）

DC 0 〜 1 mA （約100Ω）

DC 0 〜10mA （ 1 kΩ以下）

DC 0 〜 5 mA （〃）DC 4 〜20mA （525Ω以下）

DC 0 〜10mA （〃）MAX.20mA

DC 4 〜20mA （〃）入力、出力間耐電圧：
AC1,500V 1分間

トラ
ラッ
ンク
ス収
デ納
ュ形
ー
サ

MAX.20mA
上記以外も可●ドロップアウト回路標準装備■結線図

ドロップアウト回路付により出力約10％以下は0％出力にクランプされます。

●インパルス耐電圧
インパルス耐電圧は、電気回路一括とアース間5kV 1.2/50μs
正負極性 各3回を保証します。

1
2 3
＋ ―

INPUT
OUTPUT
1

＋ ―
4

5

6

7

193
DAIICHI ELECTRONICS CO.,LTD.
http://www.daiichi-ele.co.jp/

トランスデューサ カタログ

98-099c

ラック収納形
トランスデューサVFRS-11

アナログパルス■用途■形名別出力一覧

各種直流信号を入力とし、これに比例した単位パルス数に変換するものです。電流及び電力トランスデューサと組み合わせると、各々積算値の計測が可能となります。

形

名

VFRS-11

前面第一出力

前面第二出力コネクタ一括出力

○

×

×

■特長
● 電圧パルス出力、オープンコレクタ出力の2種類が選択可能です。
● 入力・出力間耐電圧AC1,500V（50/60Hz）

1分間完全絶縁です。

■仕様一覧
入力（入力抵抗又は電圧降下）

第DC 0 〜50mV （約 1 MΩ）

電圧パルス：

DC 0 〜100mV（〃）

DC 0 〜１V（〃）

DC 0 〜５V（〃）

DC 0 〜10V（〃）

DC 1 〜５V

（

〃

）

一

出

力

共

通

仕

様

許容差：±0.3％

10Vp（負荷2kΩ以上）
応答時間：100ms＋
オープンコレクタ（Ｏ.C.）

1
F.S.出力内部電源消費W：3W以下

DC48V,100mA MAX（火花消去回路付）

入力、出力間耐電圧：

MAX.10V

AC1,500V 1分間
DC 0 〜100μA（100mV）
DC 0 〜 1 mA （約100Ω）
DC 0 〜 5 mA （〃）DC 0 〜10mA （〃）DC 4 〜20mA （〃）上記より選択
トラ
ラッ
ンク
ス収
デ納
ュ形
ー
サ

MAX.20mA● F.S.出力は0.0111〜277.8ppsとします。

●インパルス耐電圧■結線図

インパルス耐電圧は、電気回路一括とアース間5kV 1.2/50μs
正負極性 各3回を保証します。

●出力パルスF.S.出力5PPS以下F.S.出力

電圧パルス
オープンコレクタ（O.C.）

5PPS以上200ms以下/F.S.
T
約T/2
T：F.S出力時周期200ms以上/F.S.
約100ms

1
2 3
＋ ー

INPUT

●使用例
（積算電力におけるパルス定数とアナログパルストランスデューサについて）

OUTPUT1

三相6600/110V
100/ 5A

1次/2次/出力
1200kW/kW/5V

W T/D

＋ ー
アナログパルストランスヂューサ

VFRS-11

4

5

6

7

1次パルス定数：1次側電力で1kWにて1時間使用した時の積算パルス数
2次パルス定数：2次側電力で1kWにて1時間使用した時の積算パルス数
パルス定数＝pulse/kWh

195
DAIICHI ELECTRONICS CO.,LTD.
http://www.daiichi-ele.co.jp/

トランスデューサ カタログ

98-099c

ラック収納形
トランスデューサSDRS-1□

アラームセッター■用途■形名別出力一覧

各種直流入力信号と設定値と比較して、状態判定を無電圧接点信号で出力します。

形■特長● 整定方式H、L（各々1c接点出）、HL、HH、LL（各々1a接点

出力）の5種類より選択可能です。
● 設定値は前面チェック端子の電圧監視のうえ、実施可能です。
● 入力・出力間耐電圧AC1,500V（50/60Hz）
1分間完全絶縁です。

名

出

力

SDRS-1H

H出力（1c接点）

SDRS-1L

L出力（1c接点）

SDRS-1HL

H、L出力（各1a接点）

SDRS-1HH

H1、H2出力（各1a接点）

SDRS-1LL

L1、L2出力（各1a接点）■仕様一覧
入力（入力抵抗又は電圧降下）
DC 0 〜50mV （約 1 MΩ）

出

力

接

点

容

量

共

通

仕

様

H

（1c接点）

DC30V,2A（抵抗負荷）

再現性：±0.3％L（1c接点）

DC220V,0.2A（抵抗負荷）

設定精度：±0.5％

DC 0 〜100mV （〃）DC 0 〜 1 V

（

〃

）

DC 0 〜 5 V

（

〃

）

DC 0 〜10V（〃）

HL （各々1a接点）

DC 1 〜 5 V

（

〃

）

HH （各々1a接点）

DC± 5 V（〃）

LL （各々1a接点）

AC120V･1A（抵抗負荷）
デッドバンド：1％以下
AC250V･0.5A（抵抗負荷）＊1）始動時遅延：0.5s

MAX.10V

最小適用負荷上記より1種類選択

応答時間：300ms以下

10mA,10mV DC

DC 0 〜100μA （100mV）
DC 0 〜 1 mA （約100Ω）
トラ
ラッ
ンク
ス収
デ納
ュ形
ー
サ

DC 0 〜 5 mA （〃）DC 0 〜10mA （〃）DC 4 〜20mA （〃）内部電源消費W：3W以下
入力、出力間耐電圧：
AC1,500V 1分間

MAX.100mA＊1）標準0.5秒です。始動時遅延はご指定により10Sまで製作可能です。範囲内よりご指定下さい。

●設定値の変更■結線図

設定値の変更は前面チェック端子の電圧（チェックピン−
COM端子③間）を監視のうえ、前面の可変のVRにて実施して下さい。チェック電圧は0〜10Vで入力換算0〜100％となって
おります。
（例）
50％にセットされる場合はチェック電圧を5Vにセットして下さい。

●出荷時の設定値

H､L
INPUT

INPUT

＋ ー

＋ ー

1
2 3

1
2 3

CHECK

設定値は標準下記で出荷致します。
出力H [H→50％]
出力L [L→50％]
出力HL[H→70％、L→30％]
出力HH[H1→30％、H2→70％]
出力LL[L1→70％、L2→30％]
当社での設定をご希望の場合は、ご注文の際にご指定下さい。

HL､HH､LL

COM
CHECK
ADJ

CHECK

COM
CHECK

(1)

ADJ
CHECK

(2)

●インパルス耐電圧
インパルス耐電圧は、電気回路一括とアース間5kV 1.2/50μs
正負極性 各3回を保証します。

ADJ

4

5

4

5

6

7

6

7

4 5
6 7

HL形

HH形

LL形

（1）

H

H2

L1

（2）

L

H1

L2

(1)
(2)

196
DAIICHI ELECTRONICS CO.,LTD.
http://www.daiichi-ele.co.jp/

トランスデューサ カタログ

98-099c

ラック収納形
トランスデューサ

VRS-1□

交流電圧（個別入力用）■用途■形名別出力一覧

交流電圧信号を実効値演算して、入力量に比例した直流信号に変換するものです。実効値タイプですので歪波入力に対しても正しい計測をいたします。

■特長

前面第一出力

前面第二出力コネクタ一括出力

VRS-11

形

名

○

×

×

VRS-12○○×

VRS-13○×○

VRS-14××○

第二出力又はコネクタ
一括出力（負荷抵抗）

共● 実効値タイプですので、歪波やSCR波形入力にも使用できます。
● 定電圧、定電流出力です。
● 入力・出力間耐電圧AC2,000V（50/60Hz）

1分間完全絶縁です。
● 出力線間サージ保護付（2,000A、8/20μs、正負極性）です。

但し、コネクタ一括出力は除く。

■仕様一覧
入力（入力VA）

第一出力（負荷抵抗）

AC 0 〜63.5V （0.5VA以下）〃）AC 0 〜86.6V （〃）AC 0 〜110V （〃）AC 0 〜127V （〃）AC 0 〜150V （〃）AC 0 〜173.2V（
AC 0 〜220V （1VA以下）AC 0 〜254V （ 〃 ）AC 0 〜300V （ 〃 ）DC 0 〜100mV（ 1 kΩ以上）〃）
DC 0 〜 1 V （〃）DC 0 〜 5 V （上記以外も可MAX.300V
定格周波数

DC 0 〜10V
DC 1 〜 5 V（ 2 kΩ以上）（ 1 kΩ以上）

MAX.10V
DC 0 〜 1 mA （10kΩ以下）
DC 0 〜 5 mA （ 2 kΩ以下）
DC 0 〜10mA （ 1 kΩ以下）
DC 4 〜20mA （525Ω以下）
MAX.20mA

DC 0 〜100mV（ 1 kΩ以上）
DC 0 〜 1 V

（

〃

）

DC 0 〜 5 V

（

〃

）

DC 0 〜10V（ 2 kΩ以上）

DC 1 〜 5 V（ 1 kΩ以上）

通

仕様

許容差：±0.5％
応答時間：500ms以下（90％）

MAX.10V

内部電源消費W：3W以下

DC 0 〜 1 mA （10kΩ以下）

第2出力：4〜20mA時

DC 0 〜10mA （ 1 kΩ以下）

3.5W

DC 0 〜16mA （600Ω以下）＊1 DC 4 〜20mA （525Ω以下）

入力、出力間耐電圧：
AC2,000V 1分間

50/60Hz

トラ
ラッ
ンク
ス収
デ納
ュ形
ー
サ

＊1：2出力共4〜20mAの場合ラックケース収納台数が限定されます。

●インパルス耐電圧■結線図

インパルス耐電圧は、電気回路一括とアース間5kV 1.2/50μs
正負極性 各3回を保証します。

1
2 3
〜 〜

INPUT

OUTPUT
1

＋ ー
4

5

6

7

＋ ー
２

OUTPUT

197
DAIICHI ELECTRONICS CO.,LTD.
http://www.daiichi-ele.co.jp/

トランスデューサ カタログ

98-099c

ラック収納形
トランスデューサ

ARS-1□

交流電流（個別入力用）■用途■形名別出力一覧

交流電流信号を実効値演算して、入力量に比例した直流信号に変換するものです。実効値タイプですので歪波入力に対しても正しい計測をいたします。

■特長

形

名

前面第一出力

前面第二出力コネクタ一括出力

ARS-11○

××

ARS-12○○

×

ARS-13○×○

ARS-14××○● 実効値タイプですので、歪波やSCR波形入力にも使用できます。
● 定電圧、定電流出力です。
● 入力・出力間耐電圧AC2,000V（50/60Hz）

1分間完全絶縁です。
● 出力線間サージ保護付（2,000A、8/20μs、正負極性）です。

但し、コネクタ一括出力は除く。

■仕様一覧
入力（入力VA）

トラ
ラッ
ンク
ス収
デ納
ュ形
ー
サ

第二出力又はコネクタ
一括出力（負荷抵抗）

第一出力（負荷抵抗）

共

通

仕

様

AC 0 〜0.1A （0.5VA以下）

DC 0 〜100mV（ 1 kΩ以上）

AC 0 〜0.2A （〃）DC 0 〜 1 V

（

〃

）

AC 0 〜0.3A （〃）DC 0 〜 5 V

（

〃

）

AC 0 〜0.5A （〃）DC 0 〜10V（ 2 kΩ以上）

AC 0 〜 1 A （〃）DC 1 〜 5 V（ 1 kΩ以上）

DC 1 〜 5 V（ 1 kΩ以上）

AC 0 〜 2 A （〃）MAX.10V

MAX.10V

内部電源消費W：3W以下

AC 0 〜 3 A （〃）AC 0 〜 5 A （〃）DC 0 〜 1 mA （10kΩ以下）

DC 0 〜 1 mA （10kΩ以下）

第2出力：4〜20mA時

AC 0 〜10A （〃）DC 0 〜 5 mA （ 2 kΩ以下）

DC 0 〜10mA （ 1 kΩ以下）

上記以外も可DC 0 〜100mV（ 1 kΩ以上）（〃）

DC 0 〜 5 V

（

〃

）

DC 0 〜10V（ 2 kΩ以上）

DC 0 〜 1 V

DC 0 〜10mA （ 1 kΩ以下）

DC 0 〜16mA （600Ω以下）

DC 4 〜20mA （525Ω以下）＊1 DC 4 〜20mA （525Ω以下）

許容差：±0.5％
応答時間：500ms以下
（90％）

3.5W
入力、出力間耐電圧：

MAX.20mA

AC2,000V 1分間

MAX.10A
定格周波数50/60Hz＊1：2出力共4〜20mAの場合ラックケース収納台数が限定されます。

■結線図●インパルス耐電圧
インパルス耐電圧は、電気回路一括とアース間5kV 1.2/50μs
正負極性 各3回を保証します。

1
2 3
〜 〜

INPUT

OUTPUT
1

＋ ー
4

5

6

7

＋ ー
２

OUTPUT198
DAIICHI ELECTRONICS CO.,LTD.
http://www.daiichi-ele.co.jp/

トランスデューサ カタログ

98-099c

ラック収納形
トランスデューサ

FRS-1□

周波数（個別入力用）■用途■形名別出力一覧

交流電圧信号の周波数を計算して、入力量に比例した直流信号に変換するものです。

形

名

前面第一出力

前面第二出力コネクタ一括出力

FRS-11○

××

FRS-12

○

○

×

■特長

FRS-13○×○● 定電圧、定電流出力です。

FRS-14××○● 入力・出力間耐電圧AC2,000V（50/60Hz）

1分間完全絶縁です。
● 出力線間サージ保護付（2,000A、8/20μs、正負極性）です。

但し、コネクタ一括出力は除く。

■仕様一覧
入力（入力VA）

第二出力又はコネクタ
一括出力（負荷抵抗）

第一出力（負荷抵抗）

共

定格電圧

DC 0 〜100mV （ 1 kΩ以上）

DC 0 〜100mV （ 1 kΩ以上）

AC 63.5V （0.3VA以下）

DC 0 〜 1 V

（

〃

）

DC 0 〜 1 V

（

〃

）

AC 110V （〃）DC 0 〜 5 V

（

〃

）

DC 0 〜 5 V

（

〃

）

AC 127V （〃）DC 0 〜10V（ 2 kΩ以上）

DC 0 〜10V（ 2 kΩ以上）

AC 220V （〃）DC 1 〜 5 V（ 1 kΩ以上）

DC 1 〜 5 V（ 1 kΩ以上）

MAX. 10V

MAX. 10V通

仕様

許容差：±0.5％
応答時間：500ms以下（90％）
内部電源消費W：3W以下

上記以外も可MAX. 300V

DC 0 〜 1 mA

（10kΩ以下）

DC 0 〜 1 mA

（10kΩ以下）

DC 0 〜 5 mA

（ 2 kΩ以下）

DC 0 〜10mA（ 1 kΩ以下）

DC 0 〜10mA（ 1 kΩ以下）

DC 0 〜16mA（600Ω以下）

45〜55HzDC 4 〜20mA（525Ω以下）＊1 DC 4 〜20mA（525Ω以下）

55〜65HzMAX. 20mA

周波数入力

第2出力：4〜20mA時
3.7W
入力、出力間耐電圧
AC2,000V 1分間

45〜65Hz
上記以外も可＊1：2出力共4〜20mAの場合ラックケース収納台数が限定されます。

●インパルス耐電圧

トラ
ラッ
ンク
ス収
デ納
ュ形
ー
サ

■結線図

インパルス耐電圧は、電気回路一括とアース間5kV 1.2/50μs
正負極性 各3回を保証します。

1
2 3
〜 〜

INPUT

OUTPUT
1

＋ ー
4

5

6

7

＋ ー
２

OUTPUT

199
DAIICHI ELECTRONICS CO.,LTD.
http://www.daiichi-ele.co.jp/

トランスデューサ カタログ

98-099c

ラック収納形
トランスデューサ

VRS-1□-□

交流電圧（単相、三相、三相4線）■用途■形名別出力一覧

単相、三相、三相4線の交流電圧信号を実効値演算して、入力量に比例した直流信号に変換するものです。入力は電源ユニットから一括供給されます実効値タイプですので歪波入力に対しても正しい計測をいたします。

形

名

前面第一出力

前面第二出力コネクタ一括出力

VRS-11-□○

××

VRS-12-□○○×

VRS-13-□○×○

VRS-14-□

×

×

○

■特長
● 実効値タイプですので、歪波やSCR波形入力にも使用できます。
● 定電圧、定電流出力です。
● 入力・出力間耐電圧AC2,000V（50/60Hz）

1分間完全絶縁です。
● 出力線間サージ保護付（2,000A、8/20μs、正負極性）です。

但し、コネクタ一括出力は除く。

■仕様一覧
入力（一括供給）

第二出力又はコネクタ
一括出力（負荷抵抗）

第一出力（負荷抵抗）

共AC 0 〜 63.5V

DC 0 〜100mV （ 1 kΩ以上）

DC 0 〜100mV （ 1 kΩ以上）

AC 0 〜 86.6V

DC 0 〜 1 V

（

〃

）

DC 0 〜 1 V

（

〃

）

AC 0 〜110V

DC 0 〜 5 V

（

〃

）

DC 0 〜 5 V

（

〃

）

AC 0 〜127V

DC 0 〜10V（ 2 kΩ以上）

DC 0 〜10V（ 2 kΩ以上）

DC 1 〜 5 V（ 1 kΩ以上）

DC 1 〜 5 V（ 1 kΩ以上）

電源ユニットAC 0 〜150V
AC 0 〜173.2Vから一括供給MAX. 10V通

仕様

許容差：±0.5％
応答時間：500ms以下（90％）

MAX. 10V

内部電源消費W：3W以下

AC 0 〜220V
トラ
ラッ
ンク
ス収
デ納
ュ形
ー
サ

AC 0 〜254V

DC 0 〜 1 mA

（10kΩ以下）

DC 0 〜 1 mA

（10kΩ以下）

AC 0 〜300V

DC 0 〜 5 mA

（ 2 kΩ以下）

DC 0 〜10mA（ 1 kΩ以下）

DC 0 〜10mA（ 1 kΩ以下）

DC 0 〜16mA（600Ω以下）

DC 4 〜20mA（525Ω以下）＊1 DC 4 〜20mA（525Ω以下）

上記以外も可

第2出力：4〜20mA時
3.5W
入力・出力間耐電圧

MAX. 20mA

AC2,000V 1分間

MAX. 300V
定格周波数50／60Hz＊1：2出力共4〜20mAの場合ラックケース収納台数が限定されます。

■結線図●計測回路の指定
三相、三相4線の場合は計測回路をご指定下さい。

●インパルス耐電圧
インパルス耐電圧は、電気回路一括とアース間5kV 1.2/50μs
正負極性 各3回を保証します。

1
2 3

OUTPUT
1

＋ ー
4

5

6

7

＋ ー
２

OUTPUT

200
DAIICHI ELECTRONICS CO.,LTD.
http://www.daiichi-ele.co.jp/

トランスデューサ カタログ

98-099c

ラック収納形
トランスデューサ

ARS-1□-□

交流電流（単相、三相、三相4線）■用途■形名別出力一覧

単相、三相、三相4線の交流電流信号を実効値演算して、入力量に比例した直流信号に変換するものです。実効値タイプ
ですので歪波入力に対しても正しい計測をいたします。

■特長

形

名

前面第一出力

前面第二出力コネクタ一括出力

ARS-11-□○

××

ARS-12-□○○

×

ARS-13-□○×○

ARS-14-□××○● 実効値タイプですので、歪波やSCR波形入力にも使用できます。
● 定電圧、定電流出力です。
● 入力・出力間耐電圧AC2,000V（50/60Hz）● 出力線間サージ保護付（2,000A、8/20μs、正負極性）です。

但し、コネクタ一括出力は除く。

■仕様一覧
入力（一括供給）

第二出力又はコネクタ
一括出力（負荷抵抗）

第一出力（負荷抵抗）

共DC 0 〜100mV （ 1 kΩ以上）

DC 0 〜100mV （ 1 kΩ以上）

DC 0 〜 1 V

（

〃

）

DC 0 〜 1 V

（

〃

）

〃

〃

）

DC 0 〜 5 V（）

DC 0 〜 5 V（

AC 0 〜 1 A

電源ユニット

DC 0 〜10V（ 2 kΩ以上）

DC 0 〜10V（ 2 kΩ以上）

AC 0 〜 5 Aから一括供給DC 1 〜 5 V（ 1 kΩ以上）

DC 1 〜 5 V（ 1 kΩ以上）

MAX. 10V
上記以外も可MAX.5A
定格周波数50／60Hz通

仕様

許容差：±0.5％
応答時間：500ms以下（90％）

MAX. 10V

内部電源消費W：3W以下

DC 0 〜 1 mA

（10kΩ以下）

DC 0 〜 1 mA

（10kΩ以下）

DC 0 〜 5 mA

（ 2 kΩ以下）

DC 0 〜10mA（ 1 kΩ以下）

DC 0 〜10mA（ 1 kΩ以下）

DC 0 〜16mA（600Ω以下）

DC 4 〜20mA（525Ω以下）＊1 DC 4 〜20mA（525Ω以下）

第2出力：4〜20mA時
3.5W
入力、出力間耐電圧
AC2,000V 1分間

MAX. 20mA＊1：2出力共4〜20mAの場合ラックケース収納台数が限定されます。

トラ
ラッ
ンク
ス収
デ納
ュ形
ー
サ

●計測回路の指定
三相、三相4線の場合は計測回路をご指定下さい。

●インパルス耐電圧■結線図

インパルス耐電圧は、電気回路一括とアース間5kV 1.2/50μs
正負極性 各3回を保証します。

1
2 3

OUTPUT
1

＋ ー
4

5

6

7

＋ ー
２

OUTPUT

201
DAIICHI ELECTRONICS CO.,LTD.
http://www.daiichi-ele.co.jp/

トランスデューサ カタログ

98-099c

ラック収納形
トランスデューサ

WRS-1□-□

交流電力トランスデューサ（単相、三相、三相4線）■用途■形名別出力一覧

単相、三相、三相4線の交流電力信号を時分割演算して、入力量に比例した直流信号に変換するものです。入力は電源ユニットから一括供給されます。

■特長

形

名

前面第一出力

前面第二出力コネクタ一括出力

WRS-11-□○

××

WRS-12-□○○×

WRS-13-□○×○

WRS-14-□××○● 定電圧、定電流出力です。
● 入力・出力間耐電圧AC2,000V（50/60Hz）

1分間完全絶縁です。
● 出力線間サージ保護付（2,000A、8/20μs、正負極性）です。

但し、コネクタ一括出力は除く。

■仕様一覧
入力（一括供給）

第二出力又はコネクタ
一括出力（負荷抵抗）

第一出力（負荷抵抗）

共

電圧入力

DC 0 〜100mV （ 1 kΩ以上）

DC 0 〜100mV （ 1 kΩ以上）

AC 0 〜110/ 3V

DC 0 〜 1 V

（

〃

）

DC 0 〜 1 V

（

〃

）

AC 0 〜110V

DC 0 〜 5 V

（

〃

）

DC 0 〜 5 V

（

〃

）

AC 0 〜220/ 3V

DC 0 〜10V（ 2 kΩ以上）

DC 0 〜10V（ 2 kΩ以上）

DC 1 〜 5 V（ 1 kΩ以上）

DC 1 〜 5 V（ 1 kΩ以上）

AC 0 〜220V

電源ユニットから一括供給DC± 5 V（）

DC± 5 V（

電流入力

DC±10V（ 2 kΩ以上）

DC±10V（ 2 kΩ以上）

AC 0 〜 1 A

MAX. 10V

〃

〃

トラ
ラッ
ンク
ス収
デ納
ュ形
ー
サ

仕

様

許容差：±0.5％
応答時間：500mS以下（90％）
内部電源消費W：3.5W以下）

MAX. 10V

第2出力：4〜20mA時

AC 0 〜 5 A
定格周波数

通

4W
50／60HzDC 0 〜 1 mA

（10kΩ以下）

DC 0 〜 1 mA

（10kΩ以下）

電力入力

DC 0 〜 5 mA

（ 2 kΩ以下）

DC 0 〜10mA（ 1 kΩ以下）

0 〜100W（110V, 1 A）

DC 0 〜10mA（ 1 kΩ以下）

DC 0 〜16mA（600Ω以下）

DC 4 〜20mA（525Ω以下）＊1 DC 4 〜20mA（525Ω以下）

0 〜200W（220V, 1 A）
0 〜200W（110V, 1 A）
0 〜400W（220V, 1 A）
0 〜 1 kW（110V, 5 A）

単相
三相

入力、出力間耐電圧
AC2,000V 1分間

MAX. 20mA

三相 4 線

0 〜 2 kW（220V, 5 A）
上記以外も可（±入力も指定可
能）但し、入力範囲は定格電力の1/2（50％）以上とする。
＊1：2出力共4〜20mAの場合ラックケース収納台数が限定されます。

■結線図●インパルス耐電圧
インパルス耐電圧は、電気回路一括とアース間5kV 1.2/50μs
正負極性 各3回を保証します。

1
2 3

OUTPUT
1

＋ ー
4

5

6

7

＋ ー
２

OUTPUT

202
DAIICHI ELECTRONICS CO.,LTD.
http://www.daiichi-ele.co.jp/

トランスデューサ カタログ

98-099c

ラック収納形
トランスデューサWVRS-1□-□交流無効電力（三相、三相4線）■用途■形名別出力一覧

三相、三相4線の交流無効電力信号を時分割演算して、入力量に比例した直流信号に変換するものです。入力は電源ユニットから一括供給されます。

■特長

形

名

前面第一出力

前面第二出力コネクタ一括出力

WVRS-11-□○××

WVRS-12-□○○×

WVRS-13-□○×○

WVRS-14-□××○● 定電圧、定電流出力です。
● 入力・出力間耐電圧AC2,000V（50/60Hz）

1分間完全絶縁です。
● 出力線間サージ保護付（2,000A、8/20μs、正負極性）です。

但し、コネクタ一括出力は除く。

■仕様一覧
入力（一括供給）

第二出力又はコネクタ
一括出力（負荷抵抗）

第一出力（負荷抵抗）

共

電圧入力

DC 0 〜100mV （ 1 kΩ以上）

DC 0 〜100mV （ 1 kΩ以上）

AC 0 〜110/ 3V

DC 0 〜 1 V

（

〃

）

DC 0 〜 1 V

（

〃

）

AC 0 〜110V

DC 0 〜 5 V

（

〃

）

DC 0 〜 5 V

（

〃

）

AC 0 〜220/ 3V

DC 0 〜10V（ 2 kΩ以上）

DC 0 〜10V（ 2 kΩ以上）

DC 1 〜 5 V（ 1 kΩ以上）

DC 1 〜 5 V（ 1 kΩ以上）

AC 0 〜220V

電源ユニットから一括供給DC± 5 V（）

DC± 5 V（

電流入力

DC±10V（ 2 kΩ以上）

DC±10V（ 2 kΩ以上）

AC 0 〜 1 A

MAX. 10V

〃

〃

仕

様

許容差：±0.5％
応答時間：500mS以下（90％）
内部電源消費W：3.5W以下）

MAX. 10V

第2出力：4〜20mA時

AC 0 〜 5 A
定格周波数

通

4W
50／60HzDC 0 〜 1 mA

（10kΩ以下）

DC 0 〜 1 mA

（10kΩ以下）

無効電力入力DC 0 〜 5 mA

（ 2 kΩ以下）

DC 0 〜10mA（ 1 kΩ以下）

LEAD200〜LAG200var

DC 0 〜10mA（ 1 kΩ以下）

DC 0 〜16mA（600Ω以下）

LEAD400〜LAG400var 三相
LEAD 1 〜LAG 1 kvar
三相 4 線

DC 4 〜20mA（525Ω以下）＊1 DC 4 〜20mA（525Ω以下）

入力、出力間耐電圧
AC2,000V 1分間

MAX. 20mA

LEAD 2 〜LAG 2 kvar
上記以外も可（片振れ入力も指定可能）但し、入力範囲は定格

トラ
ラッ
ンク
ス収
デ納
ュ形
ー
サ

無効電力の 1/2 （50％）以上とする。
＊1：2出力共4〜20mAの場合ラックケース収納台数が限定されます。

■結線図●インパルス耐電圧
インパルス耐電圧は、電気回路一括とアース間5kV 1.2/50μs
正負極性 各3回を保証します。

1
2 3

OUTPUT
1

＋ ー
4

5

6

7

＋ ー
２

OUTPUT

203
DAIICHI ELECTRONICS CO.,LTD.
http://www.daiichi-ele.co.jp/

トランスデューサ カタログ

98-099c

ラック収納形
トランスデューサSPRS-1□-□

力率（単相、三相、三相4線）■用途■形名別出力一覧

単相、三相、三相4線の力率を位相弁別方式により検出して、入力量に比例した直流信号に変換するものです。入力は電源ユニットから一括供給されます。

■特長

形

名

前面第一出力

前面第二出力コネクタ一括出力

SPRS-11-□○××

SPRS-12-□○○×

SPRS-13-□○×○

SPRS-14-□××○● 定電圧、定電流出力です。
● 入力・出力間耐電圧AC2,000V（50/60Hz）

1分間完全絶縁です。
● 出力線間サージ保護付（2,000A、8/20μs、正負極性）です。

但し、コネクタ一括出力は除く。

■仕様一覧
入力（一括供給）

第二出力又はコネクタ
一括出力（負荷抵抗）

第一出力（負荷抵抗）

共

電圧入力

DC 0 〜100mV （ 1 kΩ以上）

DC 0 〜100mV （ 1 kΩ以上）

AC 0 〜110/ 3V

DC 0 〜 1 V

（

〃

）

DC 0 〜 1 V

（

〃

）

AC 0 〜110V

DC 0 〜 5 V

（

〃

）

DC 0 〜 5 V

（

〃

）

AC 0 〜220/ 3V

DC 0 〜10V（ 2 kΩ以上）

DC 0 〜10V（ 2 kΩ以上）

DC 1 〜 5 V（ 1 kΩ以上）

DC 1 〜 5 V（ 1 kΩ以上）

AC 0 〜220V

電源ユニットから一括供給DC± 5 V（）

DC± 5 V（

電流入力

DC±10V（ 2 kΩ以上）

DC±10V（ 2 kΩ以上）

AC 0 〜 1 A

MAX. 10V〃〃）

MAX. 10V

トラ
ラッ
ンク
ス収
デ納
ュ形
ー
サ

仕

様

許容差：±3％
応答時間：500mS以下（90％）
内部電源消費W：3.5W以下
第2出力：4〜20mA時

AC 0 〜 5 A
定格周波数

通

4W
50HzまたはDC 0 〜 1 mA

（10kΩ以下）

DC 0 〜 1 mA

（10kΩ以下）

60Hzご指定

DC 0 〜 5 mA

（ 2 kΩ以下）

DC 0 〜10mA（ 1 kΩ以下）

DC 0 〜10mA（ 1 kΩ以下）

DC 0 〜16mA（600Ω以下）

DC 4 〜20mA（525Ω以下）＊1 DC 4 〜20mA（525Ω以下）

力率入力
LEAD0.5〜 1 〜LAG0.5

入力、出力間耐電圧

MAX. 20mA

LEAD 0 〜 1 〜LAG 0＊1：2出力共4〜20mAの場合ラックケース収納台数が限定されます。

●インパルス耐電圧■結線図

インパルス耐電圧は、電気回路一括とアース間5kV 1.2/50μs
正負極性 各3回を保証します。

1
2 3

OUTPUT
1

＋ ー
4

5

6

7

＋ ー
２

OUTPUT

204
DAIICHI ELECTRONICS CO.,LTD.
http://www.daiichi-ele.co.jp/

トランスデューサ カタログ

98-099cAC2,000V 1分間

ラック収納形
トランスデューサ

FRS-1□-□

周波数トランスデューサ（単相、三相、三相4線）■用途■形名別出力一覧

単相、三相、三相4線の交流電圧信号の周波数を計測して、入力量に比例した直流信号に変換するものです。入力は電源ユニットから一括供給されます。

■特長

形

名

前面第一出力

前面第二出力コネクタ一括出力

FRS-11-□○

××

FRS-12-□○○

×

FRS-13-□○×○

FRS-14-□××○● 定電圧、定電流出力です。
● 入力・出力間耐電圧AC2,000V（50/60Hz）

1分間完全絶縁です。
● 出力線間サージ保護付（2,000A、8/20μs、正負極性）です。

但し、コネクタ一括出力は除く。

■仕様一覧
入力（一括供給）

定格電圧
AC 110V

電源ユニットから一括供給第二出力又はコネクタ
一括出力（負荷抵抗）

第一出力（負荷抵抗）

共DC 0 〜100mV （ 1 kΩ以上）

DC 0 〜100mV （ 1 kΩ以上）

DC 0 〜 1 V

（

〃

）

DC 0 〜 1 V

（

〃

）

DC 0 〜 5 V

（

〃

）

DC 0 〜 5 V

（

〃

）

DC 0 〜10V（ 2 kΩ以上）

DC 0 〜10V（ 2 kΩ以上）

DC 1 〜 5 V（ 1 kΩ以上）

DC 0 〜 5 V（ 1 kΩ以上）

MAX. 10V

MAX. 10V通

仕様

許容差：±0.5％
応答時間：500mS以下（90％）
内部電源消費W：3.5W以下

AC 220V
DC 0 〜 1 mA

（10kΩ以下）

DC 0 〜 1 mA

（10kΩ以下）

DC 0 〜 5 mA

（ 2 kΩ以下）

DC 0 〜10mA（ 1 kΩ以下）

DC 0 〜10mA（ 1 kΩ以下）

DC 0 〜16mA（600Ω以下）

45〜55HzDC 4 〜20mA（525Ω以下）＊1 DC 4 〜20mA（525Ω以下）

55〜65HzMAX. 20mA

周波数入力

第2出力：4〜20mA時
3.7W
入力、出力間耐電圧
AC2,000V 1分間

45〜65Hz＊1：2出力共4〜20mAの場合ラックケース収納台数が限定されます。

●計測回路の指定

トラ
ラッ
ンク
ス収
デ納
ュ形
ー
サ

■結線図

三相はP1-P2、三相4線の場合はP1-0を計測しています。

●インパルス耐電圧
インパルス耐電圧は、電気回路一括とアース間5kV 1.2/50μs
正負極性 各3回を保証します。

1
2 3

OUTPUT
1

＋ ー
4

5

6

7

＋ ー
２

OUTPUT

205
DAIICHI ELECTRONICS CO.,LTD.
http://www.daiichi-ele.co.jp/

トランスデューサ カタログ

98-099c

ラック収納形
トランスデューサDERS-24-□

避雷器

■用途

■回路構成

DC4〜20mA信号やディストリビュータ信号線路に生じた雷サージを吸収し線間電位の上昇を接続機器の損焼のない電位におさえる避雷器です。

ケーブル側

■特長

R2

R1

+
V1

V3

FUSE

（サージ入力側）● バリスタを2段組み合わせていますので確実なサージ動作を

機械側

Z D 2 （保護側）

V4

V2● 計測信号に影響なくサージだけを吸収します。

+
ZD1

COM

致します。
● 線間電位を低い値に確実におさえます。
● 2要素入りもできますので省スペースを実現できます。
● アレスタの動作状況は中央にあるフタを開けるとヒューズが入っており雷サージによる放電耐量が1,000Aを超えるとヒューズが断線し、一目で回路が避雷していることが確認
できます。

■結線図

■形名一覧表形

ヒューズが切れたアレスタは交換して下さい。
放電耐量1,000A/8×20μs以上にて溶断するヒューズを使用し
ています。

名

回路の種類

DERS-24-10

1回路入り（RSシャーシアースタイプ）

DERS-24-20

2回路入り（RSシャーシアースタイプ）

DERS-24-10E ※1

1回路入り（独立、端子ネジアースタイプ）

DERS-24-20E ※1

2回路入り（独立、端子ネジアースタイプ）

E ※1
機器側
(＋)
ヒューズ

■性能
トラ
ラッ
ンク
ス収
デ納
ュ形
ー
サ

間

線一接地間

放 電 開 始 電 圧

30V以上

500V以下

制

限

電

圧

40V以下

−

漏

れ

電

流

5μA以下

5μA以下

線

（DC30Vにて）

2

機器側
(＋)

3

(2) (1)

ヒューズ
回路1

回路2
ケーブル側
(＋)

COM

（DC140Vにて）最大各線間電圧：30V
応 答 時 間：0.1μs以下
放 電 耐 量：1000A（8×20μs）
最 大 負 荷 電 流：100mA
内 部 直 列 抵 抗：約20Ω（往復 2線）

1

4

5

6

7

ケーブル側
(＋)

ラックケースの種類及び寸法は「ラック収納形トランスデュー
サ」
カタログをご参照下さい。

206
DAIICHI ELECTRONICS CO.,LTD.
http://www.daiichi-ele.co.jp/

COM

トランスデューサ カタログ

98-099c

ラック収納形
トランスデューサ

RS

外形寸法図

シリーズ

■外形寸法図（単位：mm）●ラック取付

トラ
ラッ
ンク
ス収
デ納
ュ形
ー
サ

形 名

A寸法

B寸法

C寸法

RS-19・19X

479mm

460mm

429mm

RS-13・13X

329mm

310mm

279mm

RS-9・9X

229mm

210mm

179mm

符号

部 品 名

材 質

①

ラックケース鉄板②

ユニット端子板

ABS樹脂（V-0）③

ユニット端子カバー

ABS樹脂（V-0）④

電源ユニット前面板

鉄板

⑤

電源端子台

PBT樹脂

⑥

電源端子カバー

塩化ビニール

●壁取付

形 名

A寸法

B寸法

C寸法

RSB-19・19X

479mm

460mm

429mm

RSB-13・13X

329mm

310mm

279mm

RSB-9・9X

229mm

210mm

179mm

符号

部 品 名
ラックケース鉄板②

ユニット端子板

ABS樹脂（V-0）③

ユニット端子カバー

ABS樹脂（V-0）④

電源ユニット前面板

鉄板

⑤

電源端子台

PBT樹脂

⑥

電源端子カバー

塩化ビニール208
DAIICHI ELECTRONICS CO.,LTD.
http://www.daiichi-ele.co.jp/

材 質①

トランスデューサ カタログ

98-099c

ラック収納形
トランスデューサ

RS

外形寸法図

シリーズ

●計測ユニット

符号
①
②
③
④
⑤
⑥

部 品 名
材 質
ユニット端子板 ABS樹脂（V−0）
ユニット端子カバー ABS樹脂（V−0）
入力M4端子金具 真鍮
出力M3端子金具 真鍮
PBT樹脂
コネクタ
プリント基板
ガラスエボキシ樹脂

符号
①
②
③
④
⑤
⑥

部 品 名
前面板
入力、電源端子台
入力、電源端子カバー
一括出力コネクタ
電源供給LED
プリント基板●電源ユニット（個別入力タイプ・ZRS-1□）

材 質
鉄板
フェノール樹脂
ポリカーボネート樹脂
PBT樹脂
ガラスエボキシ樹脂
トラ
ラッ
ンク
ス収
デ納
ュ形
ー
サ

●電源ユニット（AC一括入力端子付タイプ・ZRS-1□-□□）

符号
①
②
③
④
⑤
⑥

部 品 名
前面板
入力、電源端子台
入力、電源端子カバー
一括出力コネクタ
電源供給LED
プリント基板

符号
①
②
③
④
⑤

部 品 名
前面板
入力、電源端子台
入力、電源端子カバー
電源供給LED
プリント基板

材 質
鉄板
PBT樹脂
ポリカーボネート樹脂
PBT樹脂
ガラスエボキシ樹脂●電源ユニット（DC24V薄形タイプ・ZRS-12）

材 質
鉄板
フェノール樹脂
ポリカーボネート樹脂
ガラスエボキシ樹脂

209
DAIICHI ELECTRONICS CO.,LTD.
http://www.daiichi-ele.co.jp/

トランスデューサ カタログ

98-099c

ラック収納形
トランスデューサ

外形寸法図

RS

シリーズ

■外形寸法図（単位：mm）●ダミー端子（RS-KT1）●スペースボード（RS-KB1）
2

99
90

25

2-φ4穴

■連装取付要領

空気の自然対流による放熱を考慮して左記以上の空間距離を設けて下さい。

トラ
ラ
ンク
ス収
デ納
形
サ

210

株式会社第一エレクトロニクス | トランスデューサ 総合 カタログ / ラック収納形トランスデューサ | 98-099k (6.6) | ac6dda3

ラック収納形
トランスデューサ

結線図

RS

シリーズ

■結線図
●電源ユニット■ZRS-10、ZRS-11

E
S1(
AUX.
SUPPLY S2(■ZRS-10-12、ZRS-11-12■ZRS-12

E
)

S1

)

S2

AUX.

E
SUPPLY
S1(＋)
DC24V
S2(ー)

E
S1
S2

■ZRS-10-34、ZRS-11-34■ZRS-10-33、ZRS-11-33■コネクタ出力（コネクタ出力は、ZRS-11-□の全機種ともに共通です）

トラ
ラ
ンク
ス収
デ納
形
サ

コネクタ用

ジャック

FCN-361J

032-AU（富士通製）
をご利用下さいac6dda3 | 98-099k (6.6) | トランスデューサ 総合 カタログ / ラック収納形トランスデューサ | 株式会社第一エレクトロニクス

211

ラック収納形
トランスデューサ

使用例

RS

シリーズ

■使用例
●1入力・2出力（出力相互絶縁）による計測回路と制御回路の安全分離

第一出力、第二出力相互絶縁及び出力線間サージ保護内蔵（2,000A、8/20μs正負極性）●出力一括コネクタ採用による集中監視システム配線簡略化

トラ
ラ
ンク
ス収
デ納
形
サ

212

株式会社第一エレクトロニクス | トランスデューサ 総合 カタログ / ラック収納形トランスデューサ | 98-099k (6.6) | ac6dda3

ラック収納形
トランスデューサ

RS

使用例

シリーズ

●電力計測と工業量計測の組み合わせが自由

ユニット選択・電 源 ユ ニ ッ ト ：3φ3W入力端子付タイプ
・各計測ユニット：AC一括入力タイプ及び、単独入力タイプ

AC一括入力用電圧及び電流ユニットは、内部接続端子の切り替えにより計測相（R、S、T）
が自由に変更できます。

●各計測ユニット別に前面電源スイッチオプション可能

トラ
ラッ
ンク
ス収
デ納
ュ形
ー
サ

●ユーザーフィットを配慮した充実設計■出力相互絶縁（コネクタ一括出力相互間は、マイナスコモン）■第1出力・第2出力共に出力線間サージ保護付きのため出力を遠方に直送可能■系統一括入力供給配線、電源一括供給配線、アース共通（一カ所）
実現による配線コストの削減を実現■計測ユニット別にヒューズ内蔵のため万一回路短絡不良が発生しても装置全体の安全を確保■全ユニット電源供給確認（動作確認）
用LEDを標準装備

■入力端子
（強電側）
と出力端子
（弱電側）
を上下に分離し、耐ノイズ性強化■交流入力は耐電圧AC2,000V設計、センサ入力は耐電圧AC
入力は1,500V設計■計測ユニットとアラームセッターの組み合わせにより、各計測値の検出接点出力が可能■信号・センサ・演算・パルスの各計測ユニットは、許容差
±0.3％

213
DAIICHI ELECTRONICS CO.,LTD.
http://www.daiichi-ele.co.jp/

トランスデューサ カタログ

98-099c

ラック収納形
トランスデューサ

ご注文仕様書RS

シリーズ■RSシリーズトランスデューサご注文仕様書
御社名

ご部署

ご担当

お電話
発行日
注

年

月

日

納

期

年

月

日

（
数

番

）

量

セット

計測ユニット
ご注文時指定事項

ご指定事項記入欄(1) 形名 a RS-1 b - c
No.
a 要素別形名
b 1：出力､2：2出力､3：I出力+コネクタ､
1
4：コネクタ出力のみ
c 無し：個別入力タイプ、
2
12：1φ2W一括入力計測タイプ
33：3φ3W一括入力計測タイプ
3
34：3φ4W一括入力計測タイプ(2) 入力4(3) 第１出力(4) 第２出力またはコネクタ出力5(5) オプション：電源スイッチ付（但しアラームセッター
6は対応不可）(6) 計測ユニット収納順指定
7注１）ご指定番号は、下図のようになります
注２）電源ユニットは、左端となります
8注３）ご指定の無い場合は、当社標準（計測ユニット仕様一覧表順）とさせて頂きます9
注４）空スペースは、スペースボードまたは、
ダミー端子をご指定下さい (RS-KT1, RS-KB1)
10

(1)形

名

(2)入

力

(3)第１出力(4)第２出力また (5)オプ (6)計測ユニット
はコネクタ出力 ション 収納順指定

RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS

11

RS

12

RS

トラ
ラ
ンク
ス収
デ納
形

13

RS

14

RS

15

RS

サ

16

RS

電源ユニット
ご注文時指定事項

ご指定事項記入欄(1) 形名 ZRS-1 a - b
a 0：標準タイプ、1：コネクタ出力付、3：DC24V薄形タイプ（コネクタ出力無）b 無し：AC一括入力端子無、12：1φ2W一括入力端子付、33：3φ3W一括入力端子付
34：3φ4W一括入力端子付(2) 電源電圧(3) AC一括入力 定格電圧、定格電流、定格周波数

(1) 形

名

ZRS-1

(2) 電源電圧(3) AC一括入力

定格電圧 AC
定格電流 AC
定格周波数

V
V
A
HZ

収納ケース
ご注文時指定事項(1) 形名RS a-b

ご指定事項記入欄ca

無し：ラック取付タイプ、B：壁取付タイプb

19：横寸法19インチ、13：横寸法13インチ

(1) 形

名

RS

−

9：横寸法9インチ
c

摘

214

無し：標準、X：16要素用（19インチのみ）

要

株式会社第一エレクトロニクス | トランスデューサ 総合 カタログ / ラック収納形トランスデューサ | 98-099k (6.6) | ac6dda3