EY25MTH・EY4MTH

事業者様にもお客様にも身近なハイエンド
新 EY メータ「ハイエンド」は、ガス事業者様の業務を、大幅に効率化。

お客様にも、「新料金メニュー」など新しいサービスを提供。
みんなにうれしい「ハイエンド」なメータです。

詳しくは

可視光通信の受信操作

更 な る 軽 量 化 New
作業性・運搬性向上の為に従来の超音波ガスメータより更なる軽量化を実現（1.85kg→1.45kg）
S型に比べ大幅なサイズダウンとなる
為、狭所設置にも対応可能です。

可 視 光 通 信 New
サポートランプの点滅を専用の受光部で読み取る事で検針値だけでなく、個別積算・器具別積算値なども読み取る事が可能です。

圧 力 式 微 少 漏 洩 補 助 情 報 New
温度変化を監視する事で、BR発生の要因を表示する事が可能になりました。
１：日中にガスの使用頻 度が多い環境
２：日が当たらない環境
３：ガスが止まらない環境
その他：集合住宅や配管容量が大きい環境＊いずれの場合も漏れの可能性もありますので、BR表示時には漏洩検査にて確認ください。

液晶拡 大

警 報 器 再 接 続 後 の 再 設 定 New
拡張２が設定中に、ガス漏れ警報器が未接続となると約10 分後、プラグ抜け警告になると30 分～
40 分後に拡張２は自動的に解除されますが、ガス漏れ警報器が3 日以内に再接続される、又はプラグ抜けが解除されると拡張2 が再設定されます。

瞬 時 流 量 表 示 New
復帰ボタン操作による圧力情報表示時に、瞬 時 流 量 値（ L ）の 表 示 が 可 能 になりました。

分 かりやす い 端 子 台 New
より線の接続や複数本の配線接続も考慮して、ネジタイプの端子台に変更しました。
また、端子下に表示を付けている為、接続場所が分かりやすくなりました。

可視光通信の受信操作器 具 別 積 算 機 能 New ハイエンドのみ
従来の区分別積算に加え、ファンヒーターごと、給湯器ごとの積算が可能になりました。
器具別の使用状況を踏まえた新たな料金メニューの提案が可能となります。

器 具 別 保 安 機 能 New ハイエンドのみ
器具別判定ロジックにより、ファンヒーターもしくは給湯器に限定し、遮断判定値に達した場合、遮断することなく再学習を開始します。

Uバ ス 通 信 機 能 New ハイエンドのみ
別売りの多段中継無線機を利用することで、タブレットによる一括無線検針が可能。検針作業を効率化できます。

ロ ード サー ベイ機 能 New ハイエンドのみ
メータ内部に一定時間毎のガス使用量のデータが保管される為、お客様の使用状況の分析が出来、最適な料金プランの提案につなげる事が可能となります。

「 B」表 示流量式微少漏洩警告の精度を高めた事
で、エコウィルや床暖房などの使用による迷惑「B」表示を減らします。
最短128秒1回で漏れなし判定をします。

液晶表示
復帰ボタンの操作で、個別積算・器具別積算値や圧力値、メータの情報などを表示する事が可能です。
また、設定状態も常に表示されているため、確認も簡単です。

可視光通信の受信操作

サ ポートラン プ
2.5号から１６号までの超音波ガスメー
タ全ラインナップ統一で、復帰ボタン横にサポートランプを配置し、より見やす
く、お客様へも説明しやすくなりました。

低圧力損失
膜式とは異なり、超音波式のため圧力損失が低くなりました。高層階のお客様にも余裕を持ってガスを供給する事ができます。

復帰時間短縮ガス遮断時の復帰安全確認時間が最短17秒。復帰安全確認中はカウントダウン表示をして、復帰までの時間が確認出来ます。

多段中継無線機（一体型・分離型・タブレット接続用）

メーター取付例

多段中継無線機（一体型）

多段中継無線機（分離型）

タブレット接続用無線機

GW（YSC-30）
MT （YSC-31)

GW（YSC-30S）
MT （YSC-31S）

ドングル無線機（YSC-32）＊タブレット本体は事業者様でご用意してください■ 外観寸法図■ 仕様
型式

EY25MTH-YL EY25MTH-ZL

使用最大流量ガスの流れ方向

遮断機能●端子台の配列

M36×2
130mm

130mm

90mm

20A（3/4B）又は15A（1/2B）

配管径

EY4MTH-ZL

4.0m 3/h

本体口金ねじ口金中心距離EY4MTH-YL

2.5m 3/h

90mm

20A（3/4B）

1. 合計 流 量 2. 増加流 量 3. 使 用時間（区 分 2：160 分以下固定、区分 1-2：制限時間遮断設定） 4. 復帰安全確認中漏洩その他

1. 感震器作動 2. 圧力低下 3. ガス漏れ警報器連動 4. 外部機器連動 5. テスト 6. 電池電圧低下 7. センター 8. 緊急
9. プリペイ 10. 検定有効期間満了

セキュリティ表示

通信方式

1. 流 量 式 微 少漏 洩 2. 電 池電 圧低下 3. 遮断異常 4. 圧 力式
微少漏洩 5. 調整圧力異常 6. 閉塞圧力異常 7. プリペイ
8. 検定有効期間満了 9. 逆流 10. 警報器電源プラグ抜け
液晶表示
1. 口火登録の有無 2. 自動設 定機能の作動状態 3. 増加流量遮断の遮断区 分 4. 使 用時間遮断 値の設 定 状 況 5. 遮断 理由
6. 警告理由

外部 1/2108（90)

40.5

M36×2

テストスイッチ
サポートランプ

148

検満年月表示
容器交換スイッチ

半二重通信方式（N ライン・U バス）
可視光ビーコンシステム通信方式（可視光通信）

通信内容

1. 検針データ 2. セキュリティデータ 3. 残量管理データ 4. 遮断詳細データ 5. 微少漏洩タイマー値 6. センター遮断弁開閉
7. 緊急遮断パルス発信

1L・10L・100L / パルス切替式

その他

燃焼器識別機能電源

リチウム電池（DC3V）

外観色

ライトグレー

寸法

H148×W173×D108（mm）

質量

約 1.45kg

梱包単位

ケイホウ パルスU U
F D S開 COM
G
G T G+ － + － 2 1

左入口流量遮断警告機能

M36

６個

基準適合証印表示

ガスメータ
安全・安心ガイド

モバイル端末で非常時の対処方法が確認できます。
QRコード ＊一部非対応の機種がありますEY25MT・EY4MT

ガスメータのスタンダード
新 EY メータ「スタンダード」は、親しみやすい超音波ガスメータ。

ガス事業者様が使いやすい機能がたくさん。
事業者様の「スタンダード」なメータです。

詳しくは

可視光通信の受信操作

更 なる 軽 量 化 New
作業性・運搬性向上の為に従来の超音波ガスメータより更なる軽量化を実現（1.85kg→1.45kg）
S型に比べ大幅なサイズダウンとなる
為、狭所設置にも対応可能です。

可 視 光 通 信 New
サポートランプの点滅を専用の受光部で読み取る事で検針値だけでなく、個別積算・器具別積算値なども読み取る事が可能です。

圧 力 式 微 少 漏 洩 補 助 情 報 New
温度変化を監視する事で、BR発生の要因を表示する事が可能になりました。
１：日中にガスの使用頻 度が多い環境
２：日が当たらない環境
３：ガスが止まらない環境
その他：集合住宅や配管容量が大きい環境＊いずれの場合も漏れの可能性もありますので、BR表示時には漏洩検査にて確認ください。

液晶拡 大

警 報 器 再 接 続 後 の 再 設 定 New
拡張２が設定中に、ガス漏れ警報器が未接続となると約10 分後、プラグ抜け警告になると30 分～
40 分後に拡張２は自動的に解除されますが、ガス漏れ警報器が3 日以内に再接続される、又はプラグ抜けが解除されると拡張2 が再設定されます。

瞬時流量表示New

復帰ボタン操作による圧力情報表示時に、瞬時流量値（L）の表示が可能になりました。

分 かりやす い 端 子 台 New
より線の接続や複数本の配線接続も考慮して、ネジタイプの端子台に変更しました。
また、端子下に表示を付けている為、接続場所が分かりやすくなりました。

可視光通信の受信操作

運 び やす いデ ザイン
軽くなったうえに、メータ裏側のエッジ形状を変更、軍手をしていても運びやすくなりました。

「 B」表 示流量式微少漏洩警告の精度を高めた事で、エコウィルや床暖房などの使用による迷惑「B」表示を減らします。
最短128秒1回で漏れなし判定をします。

液晶表示
復帰ボタンの操作で、個別積算・器具別積算値や圧力値、メータの情報などを表示する事が可能です。
また、設定状態も常に表示されているため、確認も簡単です。

可視光通信の受信操作

サ ポートラン プ
2.5号から１６号までの超音波ガスメー
タ全ラインナップ統一で、復帰ボタン横にサポートランプを配置し、より見やすく、お客様へも説明しやすくなりました。

低圧力損失
膜式とは異なり、超音波式のため圧力損失が低くなりました。高層階のお客様にも余裕を持ってガスを供給する事ができます。

復帰時間短縮ガス遮断時の復帰安全確認時間が最短17秒。復帰安全確認中はカウントダウン表示をして、復帰までの時間が確認出来ます。

■ 外観寸法図■ 仕様
型式

EY25MT-YL

EY25MT-ZL●端子台の配列

M36×2

口金中心距離130mm

130mm

90mm

20A（3/4B）又は15A（1/2B）

配管径

EY4MT-ZL

4.0m 3/h

本体口金ねじガスの流れ方向遮断機能

EY4MT-YL

2.5m 3/h

使用最大流量90mm

M3620A（3/4B）
外部 1/2

ケイホウ パルス
F D S開 COM
G
G T G+ － + －左入口

流量遮断

1. 合計 流 量 2. 増加流 量 3. 使 用時間（区 分 2：160 分以下固定、区分 1-2：制限時間遮断設定） 4. 復帰安全確認中漏洩その他

1. 感震器作動 2. 圧力低下 3. ガス漏れ警報器連動 4. 外部機器連動 5. テスト 6. 電池電圧低下 7. センター 8. 緊急
9. プリペイ 10. 検定有効期間満了

108（90)

40.5

M36×2

警告機能

セキュリティ表示

1. 流 量 式 微 少漏 洩 2. 電 池電 圧低下 3. 遮断異常 4. 圧 力式
微少漏洩 5. 調整圧力異常 6. 閉塞圧力異常 7. プリペイ
8. 検定有効期間満了 9. 逆流 10. 警報器電源プラグ抜け

テストスイッチ
サポートランプ

液晶表示
1. 口火登録の有無 2. 自動設 定機能の作動状態 3. 増加流量遮断の遮断区 分 4. 使 用時間遮断 値の設 定 状 況 5. 遮断 理由
6. 警告理由148

検満年月表示
容器交換スイッチ

半二重通信方式（N ライン）
可視光ビーコンシステム通信方式（可視光通信）

通信方式

通信内容

1. 検針データ 2. セキュリティデータ 3. 残量管理データ 4. 遮断詳細データ 5. 微少漏洩タイマー値 6. センター遮断弁開閉
7. 緊急遮断パルス発信

1L・10L・100L / パルス切替式

電源

基準適合証印表示

リチウム電池（DC3V）

外観色

ライトグレー

寸法

H148×W173×D108（mm）

質量約 1.45kg

モバイル端末で非常時のガスメータ対処方法が確認できます。
安全・安心ガイド QRコード ＊一部非対応の機種があります

６個

梱包単位

ハイエンドとスタンダードの機能の違い
機

能内容

スタンダード ハイエンド

更なる軽量化

作業性・運搬性の向上の為に更なる軽量化を実現

●

●

可視光通信

サポートランプの機能アップで検針が可能●●

圧力式微少漏洩補助情報

漏れ無し時の圧力式微少漏洩警告の要因を表示●●

警報器再接続後の再設定解除された拡張 2 も警報器再接続で再設定●●

瞬時流量表示

２秒毎の瞬時流量値を表示することが可能●●

わかりやすい端子台

端子台部に表示があるので、迷わず安心●●

器具別保安機能季節の変わり目に起こる迷惑遮断も解消

ー★

器具別積算機能

区分別積算に加え、ファンヒーター・給湯器の区別が可能

ー★

U バス通信機能

U バス端子により U バス機器との通信が可能

ー★

ロードサーベイ機能

お客様のガス利用状況の把握から提案が可能

ー★

※仕様は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。

GA055AK 16010005000