概算数量設計による配水管布設工事
発注方式の概要について

令和 3 年 １月
堺市上下水道局
水道部

1

水道部

目 次

・従来方式と概算数量設計方式の業務フロー・設計業務の内容
・概算数量設計方式による発注図面と設計成果・包括単価について
・任意土工について

水道部

2

従来方式と概算数量設計方式の業務フロー（１）（発注者・受注者の作業分担）■従来方式の流れ
事■概算数量設計方式の流れ
業

計

画

埋設物調査・現地調査

事

計

画

発注者
受注者

ガス、NTT、関電、下水、他支障物等、水道メーター周り、既設仕切弁、道路幅員等の調査

発注者・受注者
概算数量設計（包括単価）

詳細設計・積算
工事発注・入札・契約

業

概算数量とは、詳細設計の成果によらず、参考図面に基づき算出した設計数量で、積算には包括単価も合わせて導入

工事発注・入札・契約

令和3年度から新設する希望業種「水道施設工事」
で発注

設計業務
設計作業計画

工事施工前調査（試掘）契約から7日以内に設計業務に関する作業計画を甲に提出

従来の工事施工前調査と一部重複（試掘など）埋設物調査・現地調査

ガス、NTT、関電、下水、他支障物等、水道メーター周り、既設仕切弁、道路幅員等の調査、試掘等

設計図面、総括数量表作成

中間打合せにて設計途中段階の確認

概算工事費算出
成果の確認・設計審査

施工計画

水道部

承諾から10日以内に設計内容を反映した施工計画書を甲に提出

承諾

設計変更協議
（中間）

施工計画
3

従来方式と概算数量設計方式の業務フロー（２）（発注者・受注者の作業分担）
発注者■従来方式の流れ

発注者・受注者■概算数量設計方式の流れ
工事着手

工事着手

工事監理

工事管理

工事監理

協議・調整

工事管理
協議・調整

現場条件等の変更が発生した場合

工事打合せ簿による（事前）協議

設計変更協議（中間）

本管布設完了給水管接合替工事打合せ簿による（事前）協議

設計変更協議（中間）

変更事項が発生したら速やかに行う

既施工箇所から順次水圧検査（本管）水圧検査（本管）水張り・洗管（本管）

現場条件等の変更が発生した場合

本管布設完了

既施工箇所から順次

水道部

受注者

新設管路通水（部分使用）前に不可視部確認
工事写真（本管）を工事完了時（従来）⇒水
圧検査時の提出へ

品質管理書類・工事写真（本管）提出

水張り・洗管（本管）給水管接合替監督員の指示により受注者が現場作業に協力

4従来方式と概算数量設計方式の業務フロー（３） （発注者・受注者の作業分担）
発注者■従来方式の流れ

受注者

発注者・受注者■概算数量設計方式の流れ
現場条件等の変更が発生した場合

出来形図面作成

現場条件等の変更が発生した場合精算設計（変更図面作成）

条件変更等確認通知書

契約変更（設計変更）（最終）

契約変更（設計変更）
（最終）

施工完了

施工完了

検査提出書類等・しゅん工図
提出

検査・支払い図面毎に工事日報、出来高管理表等に基づき、順次作成

精算設計（変更図面作成）

条件変更等確認通知書

水道部

出来形数量総括表作成工事完成時に管路設計業務もまとめて検査を実施

検査提出書類等・しゅん工図
提出

検査・支払い5

設計業務の内容（特記仕様書抜粋）
１）設計協議管路設計における打合せは、設計着手時、中間打合せ１回、成果品納入時の計３回を行うものとする。ただし、中間打合せは、監督員と協議の上、打合せ回数を変更できるものとする。

２）現地踏査受注者は、設計図書に示された管路設計対象路線の現地調査を行い、沿道の状況、埋設物や給水メータ等の現地状況を十分把握するものとする。また、各給水メータの写真をとりまとめ、提出するものとする。

３）資料の収集及び調査（試掘）受注者は、管路設計上必要な資料、及び地下埋設物（ガス、NTT、関電、下水等）、その他の支障物件（電柱、架空線等）について、関係官公署、事業者への調査を行うものとする。また、現地踏査・資料の収集の結果、試掘の必要が生じた場合には、監督員と協議するものとし、別途設計変更の対象とする。

４）設計図面作成
受注者は、現地踏査、資料の収集・調査結果を踏まえ、設計図書に基づき、平面図、配管詳細図、断面図、仮配平面図、給水管平面図を作成するものとする。

５）数量総括表作成
受注者は、作成した設計図に基づき、配水管材料や土工等の数量を取りまとめるものとする。

６）概算工事費算出
受注者は、作成した設計図及び数量総括表に基づき、概算工事費を算出するものとする。物価資料等に掲載のない材料を採用する場合は、メーカー等から見積もりを徴収（メーカー等が複数ある場合は３社以上）するものとする。

７）設計成果の提出
受注者は、社内検査を経た設計成果（上記３）、４）及び５））を工事打合せ簿にて監督員に提出し、承諾を得るものとする。
承諾後、設計成果の電子データ１部を監督員に提出するものとする。データ形式については以下を標準とするが、これにより難い場合には監督員と協議するものとする。
・数量総括表表計算ソフトで作成し、マイクロソフト社のエクセルで使用できるファイル形式とする。
・設計図
CADソフトで作成し、Autodesk社のAutoCADで使用できるファイル形式とする。

８）検査

設計業務に関する検査については、水道工事共通仕様書１－２－６に定める工事完成検査とあわせて行うものとする。

水道部

6

概算数量設計方式による発注図面と設計成果■従来の発注図面■概算数量設計による発注図面

配管平面図

概略平面図

参考図面

配管口径・延長
仕切弁・消火栓位置
仮配管規格・本数
給水管接合替対象件数を記載

見積参考資料として添付

配管詳細図
仮配平面図

給水管平面図
土工断面図

仮配平面図や配管平面図（管割図なし）など■受注者設計による成果図面等
配管平面図

施工中に現場条件等の変更が発生した場合

配管詳細図

数量総括表

仮配平面図
給水管平面図
土工断面図

出来形図面

出来形数量総括表

参考図の仮配計画から変更がなければ作成しなくてよい※ 各図面等の詳細については別添資料を参照
水道部

7

包括単価について例）配水管布設工において、従前は内訳書に詳細項目を積み上げていたが、これらを「管布設工」として１つにまとめ「ｍ当たり」単価とする。
■包括単価の設計書体系■従来の設計書体系
総括表総括表本工事 １式管工事費 １式

本工事 １式管工事費 １式

内訳書（管工事費１式）

内訳書（管工事費１式）

鋳鉄管据付●mポリスリ被覆工●m管明示シート工●mGX継手接合工(直管) ●口
GX継手接合工(異形管)●口
鋳鉄管切断・溝切加工 ●口・・・

積算構成を簡素化し、受発注者双方の設計（変更）積算の労力を軽減

水道部

ほかにも、撤去工や栓設置工、接合替工、仮配などで包括単価を導入

管布設工

●m

代価表（ｍ当たり）
鋳鉄管据付●mポリスリ被覆工●m管明示シート工●m
GX継手接合工(直管) ●口
GX継手接合工(異形管)●口
鋳鉄管切断・溝切加工 ●口・・・

管布設工にまとめたm当たり単価
精算時は延長のみ変更対象
8

任意土工について■「任意」とは ⇒ 工事目的物を完成する手段のうち、受注者の責で決定できる施工方法等のこと（自主施工）
工事請負契約書第１条３．
仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。

■目的とメリット
契約書に基づき、工事目的物（配水管）を完成するための手段（作業土工）を受注者の責における自由施工とする。
・発注者側メリット ： 設計図の簡略化、変更積算の簡略化
・受注者側メリット ： 出来形管理の簡素化、書類の削減、施工の自由度■新旧対比〇金抜き設計書〇設計図旧）

新）

掘 削

○○m3

埋戻し

○○m3・・・○○m3旧）
1118

600

GL
1000

100600

水道部

作業土工新）

１式

掘削、埋戻し、積込み、運搬、土材料含む

600

GL
1000

アスファルト切断・残塊運
搬、路盤工、舗装工は受注
者設計に基づいて、従来どおりに出来形管理
土工の出来形管理（写真）は不要（管据付工の出来形管理は従来どおり必要）

9