ダクト式セントラル第3種換気システム「あなたが家族とともに暮らすステキな空間を、より良いものにしたい。
」
これはルフロが初めて発売された当初よりずっと貫いてきた考えです。家族の健康はもちろん、メンテナンス性やコスト面など、ずっと使い続けるものだからこそ、家族の生活の隅々まで見つめたシンプルで無駄のない換気システムです。

365日 、ずーっと。
目に見えないニオイやホコリ、さまざまな室内の汚れを、ルフロ400 は 24 時間、365日ずっと換気します。

家族の健康を守る
健康はキレイな空気から空気は見えないからと油断していませんか？室内の空気は、無対策だとどんどん汚染されていきます。シックハウスによる頭痛、カビや花粉によるアレルギーの発症など、人の健康にも影響を及ぼしかねません。
室内換気システム「ルフロ 400」は、24 時間換気で室内の生活上発生する臭いや、花粉・ダニなど目に見えない汚れを減らし、きれいな空気を保ちます。家族が健康的に生活できるように室内空気をきれいに保ち続けることが重要です。

目に見えない室内汚れやニオイを換気

ペットのニオイ花粉

トイレのニオイ湿気世界最高水準の換気システム「ルフロ400」
比消費電力 0.04W/㎥以下※

低消費電力でも最大 490㎥ /h の大風量

ルフロ400は、ダクトで各居室の汚れた空気をファン本体へ集め、排気します。
さらに非常に大きなパワーを持ち合わせているため十分な排気量を維持し続けます。圧倒的パイプファンの約 12 倍もある強力なファンの力で、換気量をしっかり維持します。

なパフォーマンスで室内の汚れた空気を換気します。
※35坪程度での物件の数値（当社調べ）

熱損失は最小限に抑える

運転確認ランプ

快適な換気量を簡単設定

17 段階に調整できるボリューム式のコントローラーで、無駄な運転を最小限に抑えます。室内の換気が必要な際

青：点灯（運転中）に自由に調整が可能です。
さらに運転確認ランプも搭載し、ランプの色で運転状況や異常を常に確認することができます。（各住宅ごとに推奨する初期設定の換気量があります。

赤：点灯（異常）

常時はその設定での換気をお願いします。）

QD フィルター

CS フィルター

花粉や PM2.5 も安心
質は換気の際に自然給気口より一緒に入ってこようと

超通気

防虫

花粉対策

高通気

OK

標準フィルター

水洗い

防虫

花粉などのアレルギー物質や、PM2.5 のような汚染物

水洗い選べるフィルターでガード

OK

EX フィルター

HG フィルターします。それらの物質が室内へ侵入するのを、環境に防虫

花粉対策

減音

水洗い合わせた様々な種類の給気フィルターで軽減します。

防虫

花粉対策

脱臭

防虫

花粉対策

PM2.5対策OK

簡単メンテナンスが魅力❶電源を切る❷蓋を回して外す❸ナットを外す❹羽根を外すわずか 4 ステップで工具不要

換気システムの性能を発揮させるには、適切な回数のメンテナンスが大事です。ルフロ400は羽根が汚れづらく、機械自体がシンプルな構造で壊れにくいことが特徴です。
本体の清掃も年 1 回で OK。4 つの STEP で簡単にメンテナンスが行えます。

キレイな空気の中で過ごす。
良質な生活は、良質な空気から。
「ルフロ400」は換気の際にニオイだけではなく健康を害する汚染物質も室内から排出し、常に室内をキレイに保ちます。

換気の必要性
人生でもっとも摂取する物質は、室内空気
人間が生涯で摂取する物質の量は、室内空気が全体の57% と半分以上を占めています。健康的な毎日を過ごす
ためには、食べ物や飲み物に気を使うように室内の空気

食物７％

外気
５％

その他
2%

飲料 8%

室内空気

産業廃棄 9%

公共施設の空気
12%57%にも気を使う必要があります。つまり室内の空気をきれいに保ち続けること（室内換気）が大切、ということです。
⇧人間が体に取り込む物質摂取量（重量比）
出典：村上周三（2010 年）『住まいの人体─工学的視点から』換気の効果●除湿（排湿） ●人による汚染空気の低減

汚染物質の排出水蒸気の排出ニオイやホコリの排出

換気

新鮮な空気の給気●室温の調節●脱臭●防塵（除塵）●人以外による汚染空気の低減

計画換気とは空気の入口（給気）と出口（排気）の明確化 ＝住宅の気密性を高めること
室内の空気を屋外の新鮮な空気で希釈 ＝長期に渡り一定の換気量を維持できること

汚れた空気アレルギーの原因

計画換気をする方法は大きく分けて 2 つ●第一種換気（熱交換型）

ハウスダストダニ花粉

カビ

24 時間換気の無い家 は、生活上発生する汚染物質・水蒸気等が停滞します。

●第三種換気換気システムを知る。
見た目ではわかりませんが、換気システムにはそれぞれ特性があります。

第 1 種換気と第 3 種換気
第 1 種換気（熱交換型）と第 3 種換気を比較
一般的な住宅の換気方式は、大きく第 1 種換気（熱交換型）と第 3 種換気の 2 種類に分けられます。
見た目ではわかりませんが、換気システムの特性はどれも同じではありません。この 2 種類の換気方法においても一長一短なので、それぞれの特徴を把握しておくことをオススメします。

第 1 種換気（熱交換型）

第 3 種換気

給気・排気共に機械を用いる方式

給気は自然の力を利用し、排気には機械を用いる換気方式

自然給気

機械給気

機械
排気機械
排気メリット
熱回収・湿度調整（一部）が可能
冷暖房費が安くなる

デメリット

メリット

設置費用、月々の電気代が高い設置費用、月々の電気代が安い

メンテナンスの頻度が多い

運転音が静か

気密性の低い住宅では熱回収費用の元が取れない

メンテナンスが簡単で頻度が少ない

デメリット
気 密 性 の 低 い 住 宅 で は、計画的な換気にならない
非ダクト式は換気量不足になりやすい

熱交換換気は本当に経済的？

熱交換換気のメリットは寒冷地に限定

熱交換換気は「省エネ」と言われていますが、もと熱交換換気を採用する場合、寒冷地の住宅のように住宅もと省エネという発想でつくられた機器ではありません（下記記事参照）。熱交換換気は、環境条件や正しい使い方を理解することが大切です。

全体を 2 4 時間暖冷房することが前提条件 です。本州の住宅ではリビングなど人のいる部屋だけを暖冷房する住まいがほとんどで、このような暖冷房の方法では熱交換のメリットはほぼ期待できません。イメージだけに囚われることなく、お住まいのエリアに適した換

熱交換換気とは気システムを選択しましょう。

室温 23℃
給気温度
16℃

外気温
0℃

部分間欠暖冷房地域
浴室
玄関

排出する空気の熱を利用して給気温度を室内の温度に近づけます。

洗面所
トイレ 15℃
台所
15℃

LD

20℃

ホール

和室

低温の場合に不快だから加温したい」と言う発想が基であり、ヒーターを組み込んだ暖房装置の一部のようなものなのです。

20℃

LD

熱回収効果 : 大

熱回収効果 : 小熱回収されている部分

排気給気

16℃

※イメージ

もともと熱回収換気は「建物内に採り入れる外気が極

洗面所トイレ 20℃
台所
20℃

排気給気

和室

浴室
玄関

ホール

13℃

全室連続暖冷房地域※イメージ

熱回収されていない部分※局所換気がある所・居室ではない所は、熱交換されていない場合があります。

セントラル暖房等による 24 時間連続全館暖房の家以外は、全くの無駄になるのが熱交換器です。
出典：日本輸入換気連盟発行【本当の換気を知る】より抜粋トラル第 3 種換気シ式センステ
トムダク

気になるキッチンやトイレ、クローゼットのニオイ。
ルフロ 400はしっかり換気して、常にクリーンな空気をお届け。

換気システムの種類

ルフロ 400
換気ファン本体

第3種換気

第1種換気

給気は自然の力を利用し、排気には機械を用いる換気方式

給気・排気共に機械を用いる方式

３種

1種

ルフロ 400

熱交換パイプファン

局所換気

ダクト式

機械
給気

自然給気

機械
排気

機械
排気

ダクトレス

ルフロ400を採用したお施主様の声
窓を開けなくていいから花粉が入ってこないし子どものアレルギーも落ち着いた気がする

運転音が静かで全然気にならない
犬と猫がいますが、 ニオイ が気にならないとよく言われます

メンテナンスが簡単だし、掃除も年に 1 回でいいのが楽

24 時間つけっぱなしだと、 電気代 が心配だった
設置イメージ

けど思ったより安くて嬉しい※月約 100 円

ルフロ400による計画換気のメリット
本体（ルフロ400）

ブル

キッチンのニオイ・
水蒸気浴室

換気扇にプラスして料理のニオイも換気

洗面脱衣所

トイレ
ブル

WIC
局所換気は寒い

ルフロは暖かい給気

室内空気の吸い込み口

排気口

室内温度差の軽減

排気
空気の流れ ニオイや湿気が（給気口から）溜まりやすい場所

物入
物入
LDK

外気が直接入らないため、室内24 時間キッチンのニオイを温度差が軽減されます。トイレが換気します。

洋室

寒くなく、窓の結露も防ぎます。

玄関

給気口

足元の冷気を軽減する給気口

給気口

窓の結露・クローゼット・トイレ・ペットのニオイ
生活臭やペットのニオイなど上方向へ空気を拡散できるので冷気対策もバッチリ冷気が下に行かないので足元の寒さが軽減します。

標準フィルター

花粉を82% カット

トイレはもちろん、パイプファンでは換気できないリビングやクロー専用フィルターで花粉を約 82% カットします。

ゼット、ペットのお部屋をルフロ400はしっかり換気します。また窓の結露を抑えて年間を通して快適に過ごせます。

4STEP!

お手入れは年 1 回で簡単
目の細かいフィルタータイプの熱交換式に比べて第 3 種ダクト式のルフロ400 は換気量が落ちにくく、年 1 回のお手入れで無理なく換気量を維持できます。

- 換気に大事なのはメンテナンス -❶電源を切る❹羽根を外す❸ナットを外す

第 1 種熱交換パイプファン

❷蓋を外す

仕様例

ダクト式セントラル第3種換気システム
・本体位置…洗面・各居室（給気口）計画

・排気グリル計画…LDK、WC、寝室、玄関、洗面、2F ホール、小屋裏

ルフロ400本体

1 エアロビット150 Ⅳ（排気フード）

1

3

トイレ

給気口

洗面脱衣所

トイレ

メタリックグレー

ホワイト

室内空気の吸い込み口

42

ブラック

2

浴室

2吸い込み口

2

洋室1

本体（ルフロ400）
物入

2納戸
押入

寝室
LDK

洋室2和室

3給気口

給気口

給気口

ホワイト

給気口
バルコニー

玄関

2 オリフィス（排気グリル）

33

3

3 スクウェアフロー（自然給気口）

標準フィルター（減音・花粉軽減）

ブラウン

4 天井点検口600

シルバーホワイト

換気計画ポイントトイレ・ニオイ・水蒸気・温度差・結露LD・ペットのニオイ・ダニ・シックハウス・ホコリ
上方向へ空気を拡散
足元が冷えない気になるニオイを排出

カビなどのアレルギー発症
原因物質も計画的な換気で軽減

キッチン

寝室

・料理のニオイ・水蒸気・温度差

換気扇にプラスして料理のニオイも換気

就寝中に発生する水蒸気をしっかり換気し結露予防

・水蒸気・結露・花粉単位（mm）

冷気を上方向へ拡散することで足元の寒さも軽減

スクウェアフロー

自然給気口

各種フィルター【仕様】
対応径：φ100
規格寸法：150×150

150
115

82

9標準フィルター
QD フィルター（減音・花粉軽減） （超通気性・防虫）EX フィルター（臭気吸着）

980

115

150

フィルター豊富な自然給気口

CS フィルター
HG フィルター（PM2.5 対策） （高通気性・花粉軽減）

開口サイズが 9 段階で調整可能

オリフィス

家全体の換気経路のバランスをとる排気グリル

排気グリル5432
1
外径φ102外径φ98

外径φ150【仕様】
対応径：φ100
外径:φ150

ホワイト

エアロビット 150 Ⅳ

外観を損なわないスリムな排気フード

φ200

【仕様】
対応径：φ150
外径 :φ23030
φ2

室内の景観を損なわない額縁タイプ

天井点検口 600

排気フード

230200

ブラウン

点検口
【仕様】
天井開口寸法：608 × 608
608

シルバー

ブラック

継ぎ目のない一枚板で後塗装も可能

フロアスリッター
基礎断熱用床換気口【フロアスリッター】
【仕様】

168
100

規格寸法：
（厚）
15【床納まり12】×（幅）168 ×（長）100
有効開口面積：36.6㎠ / 本（パンチングメタルなし）【フロアスリッター 300】
100

316

ホワイト

ホワイト

【仕様】
規格寸法：
（厚）15【床納まり12】×（幅）100×（長）316
有効開口面積：78.4㎠ /本（パンチングメタルなし）

シンプルデザインの無垢材仕上げ床ガラリ【フロアスリッター 600】
616

100

200外径φ 145608230

メタリックグレー【仕様】
規格寸法：（厚）15【床納まり12】
×（幅）100×（長）616
有効開口面積：162㎠ /本（パンチングメタルなし）

製品仕様
製品名

ルフロ 400【LFB-400DC-V】

電圧

AC 100V

周波数50/60Hz

速調

1 〜 9 ノッチ (0.5 ノッチ間隔 )消費電力

3〜 66W

電流

0.06 〜 1.1A

風量 (0Pa 時 )160〜 490㎥ /h

モータ

ブラシレス DC モータ

標準部材
写真

外形

（幅）460㎜×（長）410㎜×（高）248㎜

ファン

シロッコファンφ190㎜

リモコン

配管部材セット

規格寸法

壁埋め込み型
取扱説明書（保証書付）、工事説明書、ユーザー登録カード、リモコン、
リモコン中継コード10m、L型レンチ、
風量目安シール、風量ストッパーねじ 1個、木ねじ 2個、ワッシャー4個

・エアロビット150 Ⅳ・Φ150 スパイラル直管
・金属ニップル150

1オリフィス（ホワイト）

室内用排気グリル

6

テクフレックス100DSG

換気用ダクトΦ 100 × 10M

3

テクフレックス150

換気用ダクトΦ 150 × 2M

1

ナイロンバンド100

ジョイント部結束バンド（長）430㎜×（幅）4.8㎜

20ナイロンバンド150

ジョイント部結束バンド（長）635㎜×（幅）4.8㎜

10

巻きバンド

ダクト類固定支持バンド
30㎜× 10M グレー

1

ダクトジョイント用テープ
20M/ 巻1

自然給気口標準セット（花粉フィルター）

5

スクウェアフロー50

製品図面【製品図（ファン）】【製品パース】
460
電源スイッチ

排気口φ150

460

410

248

吸気口φ100（6ヶ所）

基盤ホルダ

ドレントレー
メンテパネルドレンねじ

ルフロ 400 紹介ページ

住まいの品質を考える

日本住環境株式会社
日本住環境

詳細はお近くの各地事業所まで

TEL :（03）5289-3302（代）FAX :（03）5289-3307

U RL https: / / ww w.nj k k . c o. jp

数量

エアロビット150Ⅳ

ツーエステープ片面給気口

付属品

摘要
壁排気フードΦ150【ファン】本体…発泡ポリスチレン（15倍発泡）
シロッコファンφ190、ドレントレー、
メンテパネル…ABS
基板ホルダ、吊金具…亜鉛メッキ鋼鈑
【リモコン】化粧カバー…ABS
風量切替ボリューム…ポリアミド

材質

品名

検索

ご相談下さい※商品改良のため、仕様、外観は予告なしに変更することがありますのでご了承下さい。 ※印刷物と実物では多少色柄などが異なる場合があります。あらかじめご了承下さい。

各地事業所