平成 23 年（2011 年）東京電力（株）福島第一・第二原子力発電所事故（東日本大震災）について
平 成 2 3 年 9 月 6 日 （1 4 : 0 0 現 在 ）原 子 力 災 害 対 策 本 部

１．前回からの主な事象・対応等○東京電力(株)福島第一原子力発電所＜１号機関係＞
・原子炉注水量が 3.5m3 /h まで低下したため、3.8m3 /h に調整（9 月 1 日 15:20）
・原子炉注水量が 3.5m3 /h まで低下したため、3.8m3 /h に調整（9 月 3 日 9:40）
・燃料プール冷却浄化系から使用済燃料プールに淡水（約 15t）を注水（9 月 5 日 14:35～15:05）＜２号機関係＞
・原子炉注水量が 3.4 m3 /h まで低下したため、3.8 m3 /h に調整（9 月 2 日 7:17）
・原子炉注水量が 3.4m3 /h まで低下したため、3.8m3 /h に調整（9 月 3 日 9:40）
・使用済燃料プール代替冷却装置から使用済燃料プールにヒドラジンを注入（約2 m3）（9 月 5 日 10:59～12:47）
・使用済燃料プール代替冷却装置から使用済燃料プールにヒドラジンを注入（約 2 m3 ）（9
月 5 日 10:59～12:47）
・使用済燃料プール代替冷却装置２次系冷却塔の水槽清掃のため、冷却を停止（9 月 6 日
10:03～10:42）
・復水器にあるたまり水をタービン建屋へ移送（9 月 6 日 10:11～）＜３号機関係＞
・コアスプレー系ラインから原子炉への注水流量の調整を開始（9 月 1 日 14:09）。その後、流量を 1.0 m3 /h に調整（9 月 1 日 14:58）
・給水系からの注水量の低下およびコアスプレー系ラインからの注水量が増加したため、給水系からの注水量を 7.0 m3 /h、コアスプレー系ラインからの注水量を 1.0 m3 /h に調整（9 月 1 日 18:45）
・給水系からの注水量を 7.0m3 /h、コアスプレー系ラインからの注水量を 2.0m3 /h に調整（9 月 2 日 14:50）
・コアスプレー系ラインからの注水量を 3.0m3/h に調整（9 月 3 日 14:37）
・給水系からの注水量を 7.0m3 /h から 6.0m3 /h に調整（9 月 5 日 14:43）＜４号機関係＞
・仮設放水設備により使用済燃料プールに淡水（約 15m3 ）を注水（8 月 30 日 16:05～16:37）

・使用済燃料プール代替冷却装置から使用済燃料プールにヒドラジン（約 2m3 ）を注入
（9 月 1 日 11:00～13:00）
・使用済燃料プールライナードレンに水が溜まっていることを確認（8 月 31 日） 水の溜まった経路や原因については調査中。なお、溜まった水は原子炉建屋地下階に流れることになっている。
・仮設放水設備により使用済燃料プールに淡水（約 16.6 m3 ）を注水（9 月 3 日 16:20～
17:08）＜５号機関係＞
・更新情報なし＜６号機関係＞
・タービン建屋地下の溜まり水を仮設タンクへ移送（9 月 1 日 10:00～16:00）
・原子炉建屋地下の溜まり水をタービン建屋へ移送（9 月 2 日 11:05～12:00、9 月 3 日 8:30
～9:55、9 月 4 日 8:30～9:55）＜使用済燃料共用プール＞
・更新情報なし＜汚染水の拡散防止＞
・更新情報なし＜リモートコントロール重機によるがれきの撤去状況＞
・9 月 1 日 8:45～16:15（コンテナへの収納はなし）
・9 月 2 日 8:45～16:15（コンテナ８個分）
・9 月 3 日 8:45～16:15（コンテナ５個分）＜その他＞
・セシウム吸着装置のベッセルを交換（水処理装置の停止なし）（8 月 31 日 11:07～11:31、
9 月 2 日 11:06～11:22、9 月 4 日 11:31～14:32、9 月 5 日 11:30～14:25）
・凝集沈殿装置のスラッジ移送ポンプ（B）付近から漏えいを確認（8 時 31 日 15:00 頃）・淡水化装置（逆浸透膜型）１Ａ停止、３起動（9 月 1 日 15:35）
・第二セシウム吸着装置のベッセルを交換（水処理装置の停止なし）（9 月 1日 9:16～16:04、
9 月 4 日 9:24～17:01）
・淡水貯水量と原子炉への注水量などのバランスを考慮し、全ての蒸発濃縮装置を停止（9月 4 日 19:44）
・新福島変電所における変圧器の修理のため、夜の森線２号線停止（9 月 6 日 7:17～）・凝集沈殿装置の攪拌機異常警報により、除染装置が停止（9 月 6 日 5:51）。その後、再起動させるも、凝集沈殿装置重故障警報により、除染装置およびセシウム吸着装置が停止（9 月 6 日 6:21～）

○東京電力(株)福島第二原子力発電所＜１～4 号機関連＞
・４号機原子炉格納容器および内部設備等の健全性を確認するため、エアロック開放（8月 29 日 10:15～）
・３号機非常用ディーゼル発電機(A)の確認運転実施（8 月 31 日 10:45～11:53）。その後、待機状態へ移行。
・４号機低圧炉心スプレイポンプの確認運転実施（8 月 4 日 11:19～11:42）。その後、待機状態へ移行（同日 11:42）
・２号機低圧炉心スプレイポンプの確認運転実施（8 月 9 日 11:00～11:29）。その後、待機状態へ移行（同日 11:29）
・３号機非常用ディーゼル発電機(A)の確認運転実施（8 月 31 日 10:45～11:53）。その後、待機状態へ移行（同日 10:59）
・２号機の RHR(A)から RHR(B)への切り替えのため、RHR(A)ポンプを停止（8 月 31 日 16:22）。
その後、RHR(B)ポンプを起動（同日 16:36）○人的被害＜被ばくの可能性＞
・8 月 31 日、東京電力が、福島第一原子力発電所における作業者の被ばく線量の評価状
況について公表した。それによれば、今回評価を終えた作業者の結果は、3 月から 5 月
分の内部被ばく線量が 20mSv 超となった者は 2 名、6 月分で内部被ばく線量が 20mSv 超となった者は 0 名。
・8 月 31 日、福島第一原子力発電所水処理設備の使用済ベッセル仮置き場において、使用済ベッセルの水抜き作業実施し、弁が閉状態と思いこんでホースをはずしたところ、協力企業作業員 2 名にタンク内およびホース内の水が飛散。放射線を測定したところ、高い値を確認したが、ホールボディーカウンターでの検査の結果、内部への取り込みがないことを確認。
＜負傷者等の状況＞○原子力災害対策本部等の対応【9 月 1 日】
原子力災害対策本部は、「総合モニタリング計画」（平成 23 年 8 月 2 日 モニタリング
調整会議決定）に基づいて、警戒区域及び計画的避難区域を対象とした詳細モニタリングを実施した結果について公表した。
○避難指示（１）避難指示・更新情報なし

（２）警戒区域への一時立入りについて
・次の市町村で、一時立入りを実施。
富岡町：9 月 1 日
双葉町：9 月 1 日
大熊町：9 月 1 日＊福島第一原子力発電所半径 3km 圏内の区域を含む。
・次の市町村で、車の持ち出しを実施。
富岡町：8 月 31 日、9 月 6 日
双葉町：8 月 31 日、9 月 5 日
大熊町：8 月 31 日、9 月 5 日、6 日
楢葉町：8 月 31 日、9 月 5 日、6 日
２．各プラント等の状況○東京電力(株)福島第一原子力発電所（福島県双葉郡大熊町及び双葉町）（１）運転状況
１号機（46 万 kW）（自動停止）
２号機（78 万 4 千 kW）（自動停止）
３号機（78 万 4 千 kW）（自動停止）
４号機（78 万 4 千 kW）（定検により停止中）
５号機（78 万 4 千 kW）（定検により停止中、3 月 20 日 14:30 冷温停止）
６号機（110 万 kW）（定検により停止中、3 月 20 日 19:27 冷温停止）（２）主なプラントパラメーター（9 月 6 日 12:00 現在）
１号機

２号機

３号機

５号機

６号機

（冷温停止）（冷温停止）

４号機

原子炉圧力＊１ ［MPa］

0.118(A) ＊5－ (B)＊ 50.115(A) ＊7－ (B) ＊7-0.088(A) ＊３-0.001(C) ＊３

－

0.106

0.122

原子炉格納容器圧力（D/W）［kPa］

123.8

116＊８

101.5＊８－－－

原子炉水温度［℃］

－

－

－

－

24.7

31.8

原子炉水位＊２ ［mm］

ﾀﾞｳﾝｽｹｰﾙ(A)-1650(B) ＊３-1850(A) ＊３-2200(B) ＊３-2950(A) ＊３-2300(B) ＊３

－

1878

2264

原子炉格納容器内
S/C 水温［℃］

45.5(A)
45.3(B)

46.7(A)
46.6(B)

44.7(A)
45.0(B)－－－

原子炉格納容器内
S/C 圧力［kPa］

105

ﾀﾞｳﾝｽｹｰﾙ＊ 4

183.8

－

－

－

使用済燃料プール
水温度［℃］

30.0＊ 9

35.0

32.6

40＊ 6

27.6

34.0

備 考
（データ採取時間）

9/6 11:00
現在の値

9/6 11:00
現在の値

9/6 11:00
現在の値

9/6 11:00
現在の値

9/6 12:00
現在の値

9/6 12:00
現在の値＊１：絶対圧に換算＊２：燃料頂部からの数値＊３：状況推移を継続確認中＊４：計器不良＊５：6 月 4 日 11:00 より、仮設計器の値をＡ系に代表して記載＊６：仮設の熱電対の測定値＊７：6 月 24 日 20:00 より、仮設計器の値をＡ系に代表して記載（参考値）＊８：7 月 16 日 5:00 より、データ記載計器を変更＊９：8 月 10 日から測定開始。

（３）各プラント等の状況＜１号機関係＞
・無人ヘリコプターによる原子炉建屋上空のダストサンプリングを実施（7 月 24 日 4:28
～5:57）
・原子炉注水量が 3.3m3 /h まで低下したため、3.8m3 /h に調整（7 月 24 日 11:10）
・原子炉格納容器への窒素封入について、２，３号機に供給しているコンプレッサーからの供給に切り替え（7 月 24 日 20:00）
・原子炉注水量について、注水ポンプ１台で 3.8m3 /h に調整（7 月 27 日 18:10）
・原子炉格納容器内の気体のサンプリング作業を実施（7 月 29 日 10:37～12:50）
・原子炉注水量が 3.4m3 /h まで低下したため、3.6m3 /h に調整（7 月 30 日 11:57）
・原子炉注水量が 3.5m3 /h まで低下したため、3.7m3 /h に調整（7 月 31 日 5:01）
・原子炉注水量の漸減傾向を考慮して原子炉注水量を 3.9 m3 /h に調整（8 月 1 日 17:55～17:56）・タービン建屋２階非常用ガス処理系トレイン室入口付近で空間線量率が 5Sv/h 以上であることを確認（8 月 2 日 11:19 頃）
・窒素封入装置の予備機入替のため、原子炉格納容器への窒素封入を一時停止（8 月 3 日
5:52～8:33）
・原子炉注水量が 3.4m3 /h まで低下したため、3.9m3 /h に調整（8 月 5 日 9:02）
・燃料プール冷却浄化系から使用済燃料プールに淡水（約 75t）を注水（8 月 5 日 15:20～17:51）
・原子炉注水量が 3.5m3 /h まで低下したため、3.8m3 /h に調整（8 月 10 日 8:32）
・燃料プール冷却浄化系から使用済燃料プールに淡水（約 10t）を注水（8 月 10 日 8:59
～9:19）
・使用済燃料プールの代替冷却装置（A 系）の運転確認を実施（8 月 10 日 10:06～10:43）。
その後、同装置（B 系）の運転確認を実施（同日 10:51～11:15）。
・使用済燃料プールの代替冷却装置の本格運転開始（8 月 10 日 11:22）

・原子炉注水量が 4.0m3 /h まで増加したため、3.8m3 /h に調整（8 月 10 日 12:20）
・仮設電源盤Ｂの制御用充電器への電源供給が遮断されたことにより制御用電源のバッテ
リーの電圧が低下したため、充電器及びバッテリーの交換を実施（8 月 12 日 1:21）
・原子炉注水量が 3.2m3 /h まで低下したため、3.9m3 /h に調整（8 月 12 日 3:52）
・計装用空気仮設コンプレッサー２台のうち１台の停止を確認（8 月 12 日 5:06）。再起動
できなかったため、バックアップ用のディーゼル駆動のコンプレッサーを起動（同日6:44）。
・燃料プール冷却浄化系から使用済燃料プールに淡水（約 15t）を注水（8 月 12 日 15:20～15:55）
・原子炉注水量が 3.5m3 /h まで低下したため、3.8m3 /h に調整（8 月 13 日 19:36）
・原子炉建屋開口部のダストサンプリングを実施(8 月 28 日 8:10～14:25)＜２号機関係＞
・無人ヘリコプターによる原子炉建屋上空のダストサンプリングを実施（7 月 22 日 5:06
～6:02）
・原子炉注水量が 3.4m3 /h まで低下したため、3.8m3 /h に調整（7 月 22 日 8:43）
・タービン建屋トレンチにある滞留水を集中廃棄物処理施設へ移送（7 月 22 日 16:56～7
月 29 日 9:43）
・原子炉注水量が 3.2m3 /h まで低下したため、3.8m3 /h に調整（7 月 23 日 9:35）
・使用済燃料プール代替冷却装置から使用済燃料プールにヒドラジン（約 1 m3 ）を注入
（7 月 25 日 12:29～13:27）
・使用済燃料プール代替冷却装置から使用済燃料プールにヒドラジン（約 1.2 m3 ）を注入（7 月 26 日 11:15～12:52）
・原子炉注水量について、注水ポンプ１台で 3.5m3 /h に調整（7 月 27 日 18:10）
・原子炉注水量が 3.2m3 /h まで低下したため、3.6m3 /h に調整（7 月 28 日 17:30）
・原子炉注水量が 3.3m3 /h まで低下したため、3.6m3 /h に調整（7 月 30 日 11:57）
・タービン建屋トレンチにある滞留水を集中廃棄物処理施設へ移送（7 月 30 日 16:10～8
月 2 日 18:49）
・原子炉注水量が 3.2m3 /h まで低下したため、3.7m3 /h に調整（7 月 31 日 5:01）
・原子炉注水量の漸減傾向を考慮して原子炉注水量を 3.9 m3 /h に調整（8 月 1 日 17:55～17:56）・窒素封入装置の予備機入替のため、原子炉格納容器への窒素封入を一時停止（8 月 3 日
5:52～8:29（ただし、同日 5:58～8:27 の間は別系統で窒素封入を継続））
・タービン建屋トレンチにある滞留水を集中廃棄物処理施設へ移送（8 月 4 日 7:09～8 月
9 日 16:56）
・原子炉注水量が 3.2m3 /h まで低下したため、3.8m3 /h に調整（8 月 4 日 17:50）
・原子炉格納容器内の気体のサンプリング作業を実施（8 月 9 日 10:39～11:13）
・原子炉注水量が 3.4m3 /h まで低下したため、3.8m3 /h に調整（8 月 10 日 8:32）
・原子炉注水量が 4.0m3 /h まで増加したため、3.8m3 /h に調整（8 月 10 日 12:20）
・タービン建屋トレンチにある滞留水を集中廃棄物処理施設へ移送（8 月 10 日 16:47～8

月 16 日 11:43）
・仮設電源盤Ｂの制御用充電器への電源供給が遮断されたことにより制御用電源のバッテ
リーの電圧が低下したため、充電器及びバッテリーの交換を実施（8 月 12 日 1:21）
・原子炉注水量が 3.5m3 /h まで低下したため、3.8m3 /h に調整（8 月 12 日 19:30）
・原子炉注水量が 3.4m3 /h まで低下したため、3.8m3 /h に調整（8 月 15 日 21:48）
・原子炉注水量が 3.5m3 /h まで低下したため、3.8m3 /h に調整（8 月 17 日 15:46）
・スキマサージタンクへの水張りのため、燃料プール冷却浄化系から使用済燃料プールに淡水（約 10t）を注入（8 月 18 日 14:10～15:18）
・タービン建屋トレンチにある滞留水を集中廃棄物処理施設へ移送（8 月 18 日 16:19～）
・原子炉注水量が 3.4m3 /h まで低下したため、3.8m3 /h に調整（8 月 19 日 15:30）
・タービン建屋トレンチにある滞留水を集中廃棄物処理施設へ移送（8 月 18 日 16:19～8
月 25 日 10:03）
・使用済燃料プール代替冷却装置から使用済燃料プールにヒドラジン（約 2 m3 ）を注入
（8 月 24 日 10:35～12:29）
・タービン建屋トレンチにある滞留水を雑固体廃棄物減容処理建屋へ移送（8 月 25日 10:03～8 月 30 日 9:31）
・原子炉建屋開口部のダストサンプリングを実施(8 月 29 日 10:35～13:20)
・タービン建屋トレンチにある滞留水を集中廃棄物処理施設へ移送（8 月 30 日 9:39～）＜３号機関係＞
・夜の森線２回線復旧工事のため、使用済燃料プール代替冷却装置を一時停止（7 月 21
日 8:38～14:52）
・大熊線 2 号のしゃ断機停止により、使用済燃料プール代替冷却装置を一時停止（7 月 22
日 7:10～11:50）
・タービン建屋屋上開口部の仮屋根の取付作業を実施（7 月 22 日 8:30～15:30）
・タービン建屋地下の溜まり水を集中廃棄物処理施設へ移送（7 月 22 日 16:53～7 月 29
日 9:48）・夜の森線２回線復旧工事のため、使用済燃料プール代替冷却装置を一時停止（7 月 23
日 3:24～11:45）
・無人ヘリコプターによる原子炉建屋上空のダストサンプリングを実施（7 月 23 日 4:37
～6:08）
・原子炉建屋において、ロボットによる現場確認及び線量調査を実施（7 月 26 日 11:15～13:00）・原子炉建屋に入域し、現場確認及び線量調査を実施（7 月 27 日 12:00～12:40）
・原子炉注水量について、注水ポンプ 1 台で 9.0m3 /h に調整（7 月 27 日 18:10）
・使用済燃料プール代替冷却装置から使用済燃料プールにヒドラジン(約 1m3 )を注入（7月 29 日 11:55～13:29）
・使用済燃料プール代替冷却装置から使用済燃料プールにヒドラジン（約 2m3 ）を注入（7月 30 日 11:12～12:57）
・タービン建屋地下の溜まり水を集中廃棄物処理施設へ移送（7 月 30 日 16:13～8 月 4 日

7:17）
・窒素封入装置の予備機入替のため、原子炉格納容器への窒素封入を一時停止（8 月 3 日
5:52～8:29）
・タービン建屋地下の溜まり水を集中廃棄物処理施設へ移送（8 月 5 日 8:42～8 月 15 日
16:46）・スキマサージタンクへの水張りのため、使用済燃料プールに淡水注入（8 月 5 日 16:44～17:35）
・原子炉注水量が 9.5m3 /h まで増加したため、9.0m3 /h に調整（8 月 7 日 7:19）
・原子炉注水量が 8.8～8.9m3 /h まで低下したため、9.1m3 /h に調整（8 月 10 日 16:22）
・原子炉注水量が 9.5m3 /h まで増加したため、9.0m3 /h に調整（8 月 12 日 19:30）
・スキマサージタンクへの水張りのため、使用済燃料プールに淡水注入（8 月 13 日 16:41～17:14）・使用済燃料プール代替冷却装置から使用済燃料プールにヒドラジン（約 2m3 ）を注入（8月 18 日 11:06～13:00）
・原子炉注水について、流量調整弁の追設及び取替作業を実施（8 月 18 日 8:15 頃～12:20）
・原子炉注水量の調整作業として 9.0m3 /h から 8.0m3 /h に調整（8 月 18 日 12:20）
・タービン建屋地下の溜まり水を集中廃棄物処理施設へ移送（8 月 19 日 8:51～8 月 21 日
9:28）
・原子炉注水量の調整作業として 8.0m3 /h から 7.0m3 /h に調整（8 月 20 日 13:00）
・タービン建屋地下の溜まり水を雑固体廃棄物減容処理建屋へ移送（8 月 21 日 9:39～）
・タービン建屋地下の溜まり水を雑固体廃棄物減容処理建屋へ移送（8 月 21 日 9:39～8
月 24 日 9:30）
・タービン建屋地下の溜まり水を集中廃棄物処理施設へ移送（8 月 23 日 16:15～8 月 30
日 9:46）・使用済燃料プール代替冷却装置で異常警報が発生 (8 月 23 日 17:32)。現場確認の結果
ポンプ吸い込み圧力低警報であったため、スキマサージタンクへの水張りのため、使用済燃料プールに淡水注入（8 月 23 日 18:04～18:44）
・原子炉建屋開口部のダストサンプリングを実施（8 月 24 日 9:00～12:35）
・リモートコントロール重機によるがれき撤去作業中に主変圧器冷却用油配管を損傷し、絶縁油の漏えいが発生（8 月 25 日 11:30 頃）。漏えいした絶縁油は防油堤内に留まっている。その後、漏えい停止を確認（8 月 25 日 18:10）。
・スキマサージタンクへの水張りのため、使用済燃料プールに淡水注入（8 月 28 日 11:05～12:12）・タービン建屋地下の溜まり水を雑固体廃棄物減容処理建屋へ移送（8 月 30 日 9:54～）
・使用済燃料プール代替冷却装置から使用済燃料プールにヒドラジン（約 2 m3 ）を注入
（8 月 30 日 11:05～13:00）＜４号機関係＞
・機器仮置きプール（DSP）へ水張り（7 月 20 日 11:15～15:39、7 月 24 日 10:37～15:20、
7 月 28 日 14:33～18:50、7 月 30 日 13:16～14:47）

・使用済燃料プールの代替冷却装置の２次系試運転を実施（7 月 27 日 10:50～11:37、7
月 28 日 10:55～11:53）
・使用済燃料プールの代替冷却装置の１次系リークテストを実施（7 月 27日 10:20～13:00）
・使用済燃料プールの代替冷却装置の１次系耐圧試験を実施（7 月 28 日 10:09～10:57）
・使用済燃料プールの代替冷却装置の試運転開始（7 月 31 日 10:08）。その後、本格運転開始（同日 12:44）
・仮設放水設備により使用済燃料プールに淡水（約 25t）を注水（7 月 31 日 8:47～9:38）
・仮設放水設備により使用済燃料プールに淡水（約 20t）を注水（8 月 1 日 8:06～8:48）
・仮設放水設備により使用済燃料プールに淡水（約 15t）を注水（8 月 2 日 17:05～17:37）
・仮設放水設備により使用済燃料プールに淡水（約 15t）を注水（8 月 4 日 15:42～16:02）
・仮設放水設備により使用済燃料プールに淡水（約 15t）を注水（8 月 7 日 15:56～16:27）
・仮設放水設備により使用済燃料プールに淡水（約 15t）を注水（8 月 10 日 13:08～13:47）
・廃棄物処理建屋内の使用済燃料プール代替冷却装置１次系ホースより微量の水の漏えいを確認（8 月 11 日 11:20）。その後、漏えい箇所のビニール養生を実施。
・廃棄物処理建屋内の使用済燃料プール代替冷却装置１次系ホース（前日の漏えい箇所とは別の箇所）より微量の水の漏えいを確認（8 月 12 日 3:22）
・使用済燃料プール代替冷却装置から使用済燃料プールにヒドラジン（約 2 m3 ）を注入
（8 月 12 日 12:12～14:07）
・仮設放水設備により使用済燃料プールに淡水（約 24t）を注水（8 月 13 日 10:56～11:44）
・仮設放水設備により使用済燃料プールに淡水（約 13.5t）を注水（8 月 14 日 16:14～16:41）
・仮設放水設備により使用済燃料プールに淡水（約 25t）を注水（8 月 16 日 16:15～17:03）
・使用済燃料プール代替冷却装置１次系ホース交換のため、同装置を停止（8 月 17 日 7:58
～15:00）・仮設放水設備により使用済燃料プールに淡水（約 10t）を注水（8 月 17 日 15:38～16:00）
・仮設放水設備により使用済燃料プールに淡水（約 15t）を注水（8 月 18 日 17:19～17:50）
・使用済燃料プール代替冷却システム（A）系の循環ポンプ（2 次系）の吸い込み圧力低の警報を確認したが、システムやポンプには異常がないことを確認した上で運転を継続（8 月 19 日 5:00）。その後、使用済燃料プール代替冷却装置 2 次系の吸い込み圧力を高めるため系統全体を加圧（8 月 20 日 14:16～14:19）
・使用済燃料プール塩分除去装置の試運転開始（8 月 20 日 10:24）。異常警報が発生した
ため、塩分除去装置を停止（同日 10:42）。その後、塩分除去装置の試運転再開（同日
11:08）。装置に問題のないことを確認し、本格運転を開始（同日 11:34）。
・使用済燃料プール水塩分除去装置について、濃縮水タンクの水位低下警報が発生したため、同装置が停止（8 月 22 日 10:34～18:26）
・廃棄物処理建屋内の使用済燃料プール代替冷却装置１次系ホースより微量の水の漏えいを確認（8 月 23 日 12:30 頃）
・仮設放水設備により使用済燃料プールに淡水（約 20m3 ）を注水（8 月 24 日 11:56～12:37）
・仮設放水設備により使用済燃料プールに淡水（約 15m3 ）を注水（8 月 26 日 16:52～17:28）･仮設放水設備により使用済燃料プールに淡水（約 16.5m3 ）を注水（8月 28 日 16:04～16:37）

＜５号機関係＞・非常用ディーゼル発電機（B）が誤信号により自動起動（8 月 4 日 12:09）したため、手動にて停止（同日 12:25）。
・RHR（C）の本設電源切替後の確認運転のため RHR（D）を一時停止（8 月 8 日 10:03～10:43）＜６号機関係＞
・タービン建屋地下の溜まり水を仮設タンクへ移送（7 月 21 日 11:00～7 月 22 日 18:00）
・タービン建屋地下の溜まり水を仮設タンクへ移送（7 月 23 日 11:00～18:00）
・タービン建屋地下の溜まり水を仮設タンクへ移送（7 月 24 日 11:00～16:00）
・タービン建屋地下の溜まり水を仮設タンクへ移送（7 月 26 日 11:00～7 月 27 日 16:00）
・原子炉建屋地下の溜まり水を同号機廃棄物処理建屋へ移送（7 月 26 日 11:00～12:00）
・タービン建屋地下の滞留水を移送し溜めていた仮設タンクからメガフロートへ移送開始（7 月 27 日 10:00）。その後、移送ポンプからの漏えいにより、移送停止（同日 10:45）。
移送ポンプの交換作業を実施（同日 12:30～14:00）。（なお、漏えい量は約 20 ﾘｯﾄﾙであり、漏えい水の地面や海洋への流出はない。）
・原子炉建屋地下の溜まり水を仮設タンクへ移送（7 月 27 日 8:45～11:20、13:00～13:30）
・タービン建屋地下の滞留水を移送し溜めていた仮設タンクからメガフロートへ移送開始（7 月 28 日 10:00～17:00）
・タービン建屋地下の溜まり水を仮設タンクへ移送（7 月 28 日 11:00～16:00）
・タービン建屋地下の溜まり水を仮設タンクへ移送開始（7 月 29 日 10:00～17:00）
・タービン建屋地下の滞留水を移送し溜めていた仮設タンクからメガフロートへ移送（7月 30 日 10:00～17:00）
・タービン建屋地下の溜まり水を仮設タンクへ移送（7 月 30 日 11:00～16:00）
・タービン建屋地下の滞留水を移送し溜めていた仮設タンクからメガフロートへ移送（7月 31 日 10:00～17:00）
・タービン建屋地下の溜まり水を仮設タンクへ移送（7 月 31 日 11:00～16:00）
・タービン建屋地下の滞留水を移送し溜めていた仮設タンクからメガフロートへ移送（8月 2 日 10:00～17:00）
・タービン建屋地下の溜まり水を仮設タンクへ移送（8 月 2 日 11:00～16:00）
・タービン建屋地下の滞留水を移送し溜めていた仮設タンクからメガフロートへ移送（8月 3 日 10:00～17:00）
・タービン建屋地下の溜まり水を仮設タンクへ移送（8 月 3 日 11:00～16:00）
・タービン建屋地下の滞留水を移送し溜めていた仮設タンクからメガフロートへ移送（8月 5 日 10:00～17:00）
・タービン建屋地下の溜まり水を仮設タンクへ移送（8 月 5 日 11:00～16:00）
・タービン建屋地下の滞留水を移送し溜めていた仮設タンクからメガフロートへ移送（8月 6 日 10:00～17:00）
・タービン建屋地下の溜まり水を仮設タンクへ移送（8 月 6 日 11:00～16:00）
・タービン建屋地下の滞留水を移送し溜めていた仮設タンクからメガフロートへ移送（8月 8 日 10:00～17:00）

・タービン建屋地下の溜まり水を仮設タンクへ移送（8 月 8 日 11:00～16:00）
・残留熱除去系海水系の分岐ラインの設置工事（従来の B 系から A 系も追加）のため、ポンプを一時停止(原子炉、使用済燃料プールの冷却が一時停止)（8 月 9 日 9:27～14:01）
・タービン建屋地下の滞留水を移送し溜めていた仮設タンクからメガフロートへ移送開始（8 月 9 日 10:00）。配管から微量の漏えいを確認したため、移送停止（同日 10:12）。
当該配管の点検を実施（同日 11:40）。
・タービン建屋地下の溜まり水を仮設タンクへ移送（8 月 9 日 11:00～8 月 10 日 17:00）
・タービン建屋地下の滞留水を移送し溜めていた仮設タンクからメガフロートへ移送（8月 9 日 13:35～8 月 12 日 17:00）
・タービン建屋地下の溜まり水を仮設タンクへ移送（8 月 11 日 10:00～16:00）
・タービン建屋地下の溜まり水を仮設タンクへ移送（8 月 12 日 10:00～16:00）
・タービン建屋地下の滞留水を移送し溜めていた仮設タンクからメガフロートへ移送（8月 13 日 17:00～8 月 14 日 10:00）
・タービン建屋地下の溜まり水を仮設タンクへ移送（8 月 15 日 11:00～8 月 16 日 9:00）
・補機冷却海水系ポンプ（A）の試運転を開始（8 月 18 日 8:35）。配管から海水の漏えいを確認したため、手動停止（同日 10:06 頃）・タービン建屋地下の溜まり水を仮設タンクへ移送（8 月 18 日 10:00～17:00）
・タービン建屋地下の溜まり水を仮設タンクへ移送（8 月 19 日 10:00～13:00）
・タービン建屋地下の溜まり水を仮設タンクへ移送（8 月 23 日 10:00～8 月 24 日 16:00）
・タービン建屋地下の溜まり水を仮設タンクへ移送（8 月 25 日 10:00～16:00）
・タービン建屋地下の溜まり水を仮設タンクへ移送（8 月 26 日 10:00～16:00）
・タービン建屋地下の溜まり水を仮設タンクへ移送（8 月 29 日 10:00～16:00）＜使用済燃料共用プール＞
・夜の森線２回線復旧工事のため、冷却を一時停止（7 月 21 日 8:40～14:41）
・大熊線 2 号のしゃ断機停止により、冷却を一時停止（7 月 22 日 7:10～10:40）
・夜の森線２回線復旧工事のため、冷却を一時停止（7 月 23 日 3:46～9:41）
・建屋地下の滞留水を淡水化装置上流側の受入タンクへ移送（7 月 30 日 11:04～8 月 2 日
5:45、計約 300 ﾄﾝ(m3 )）＜汚染水の拡散防止＞
・汚染水拡散防止のための鋼管矢板による閉塞作業のため、１～４号機取水口北側のシルトフェンスを開閉（7 月 26 日 13:05～14:15、同日 15:05～15:43、7 月 27 日 9:30～11:10、同日 11:30～11:50、7 月 28 日 9:30～9:50、同日 11:50～12:10、7 月 29 日 10:20～10:35、
同日 12:25～12:45、7 月 30 日 9:15～9:30、同日 12:05～12:20、7 月 31 日 8:35～8:45、
同日 11:10～11:20、8 月 1 日 11:50～12:15、8 月 6 日 9:40～11:00、同日 12:55～13:10、
8 月 10 日 12:45～13:20、8 月 24 日 11:05～11:35, 8 月 26 日 10:20～10:50）＜リモートコントロール重機によるがれきの撤去状況＞
・7 月 21 日 8:45～16:00（コンテナへの収納はなし）

・7 月 22 日 8:45～16:00（コンテナ３個分）
・7 月 23 日 8:45～16:00（コンテナ４個分）
・7 月 24 日 8:45～16:15（コンテナ３個分）
・7 月 25 日 8:45～16:15（コンテナ３個分）
・7 月 26 日 8:45～16:00（コンテナ５個分）
・7 月 27 日 8:45～16:00（コンテナ７個分）
・7 月 28 日 8:45～16:00（コンテナ７個分）
・7 月 29 日 8:45～16:10（コンテナ６個分）
・7 月 30 日 8:45～16:00（コンテナ９個分）
・7 月 31 日 8:00～16:10（コンテナ８個分）
・8 月 1 日 8:45～16:15（コンテナ５個分）
・8 月 2 日 8:45～16:15（コンテナ５個分）
・8 月 3 日 8:00～16:10（コンテナ４個分）
・8 月 4 日 8:00～16:10（コンテナ５個分）
・8 月 5 日 8:45～16:45（コンテナ２個分）
・8 月 6 日 8:45～16:15（コンテナ１個分）
・8 月 7 日 8:45～16:15（コンテナへの収納はなし）
・8 月 8 日 8:45～16:15（コンテナへの収納はなし）
・8 月 9 日 8:45～16:15（コンテナへの収納はなし）
・8 月 10 日 8:45～16:15（コンテナ１個分）
・8 月 11 日 8:00～16:15（コンテナ３個分）
・8 月 12 日 8:00～16:15（コンテナ５個分）
・8 月 18 日 8:45～16:15（コンテナ３個分）
・8 月 19 日 8:45～15:00（コンテナ４個分）
・8 月 20 日 8:45～15:00（コンテナ２個分）
・8 月 21 日 8:45～16:15（コンテナ６個分）
・8 月 22 日 8:45～16:15（コンテナ４個分）
・8 月 23 日 8:45～16:15（コンテナ２個分）
・8 月 24 日 8:45～16:15（コンテナ８個分）
・8 月 25 日 8:45～16:15（コンテナ６個分）
・8 月 26 日 8:45～16:15（コンテナ９個分）
・8 月 27 日 8:45～16:15（コンテナ１０個分）
・8 月 28 日 8:45～16:15（コンテナ７個分）
・8 月 29 日 8:45～16:15（コンテナ５個分）
・8 月 30 日 8:45～16:15（コンテナ６個分）
・8 月 31 日 8:45～16:15（コンテナ３個分）＜その他＞
・メンテナンスのため、循環型海水浄化装置を一時停止（7 月 16 日 10:00～7 月 25 日 9:00、

7 月 30 日 10:00～8 月 3 日 12:00 頃（A 系）、7 月 30 日 10:00～8 月 5 日 11:00 頃（B 系）、
8 月 6 日 5:50～8 月 12 日 13:00、8 月 13 日 9:30～8 月 15 日 9:30、8 月 20 日 11:00～8
月 23 日 12:00、8 月 27 日 9:25～8 月 29 日 9:30）
・大熊線２号のしゃ断機停止により、水処理装置が一時停止（7 月 22 日 7:10～15:37）
・バッファタンクの水位が低下したため、ろ過水タンクからバッファタンクへ補給（7 月
22 日 17:00～7 月 23 日 11:04、7 月 24 日 17:44～7 月 25 日 3:10、8 月 18 日 11:28～17:11）
・夜の森線２回線復旧工事のため、水処理装置を一時停止（7 月 23 日 8:45～15:26）。その後、定常流量に到達（同日 16:27）
・雑固体廃棄物減容処理建屋からプロセス主建屋への滞留水の移送を開始（7 月 23日 14:15～19:00）・処理水一時貯槽からバッファタンクへ処理水を移送（7 月 23 日 18:10～19:27）
・処理水一時貯槽からバッファタンクへ処理水を移送（7 月 24 日 11:27～15:11）
・セシウム吸着装置のベッセルを交換（水処理装置の停止なし）（7 月 24 日 12:30～16:35、
7 月 25 日 10:29～10:48、7 月 26 日 11:37～14:06、7 月 27 日 11:37～17:23、7 月 29 日
11:00～11:34、7 月 30 日 11:30～13:35、8 月 1 日 11:35～13:55、8 月 3 日 11:10～11:32、
8 月 6 日 11:08～17:30、8 月 8 日 11:07～14:01、8 月 9 日 11:27～12:47、8 月 10 日 11:21～15:00、8 月 11 日 11:00～12:21、8 月 13 日 11:01～15:25、8 月 14 日 11:00～15:16、
8 月 20 日 11:00～14:54、8 月 21 日 11:02～11:30、8 月 22 日 11:30～14:34、8 月 23 日
16:00～20:35、8 月 25日 11:04～15:15、8月 26日 11:01～13:58、8 月 28 日 11:01～11:12、
8 月 30 日 11:04～14:25）
・セシウム吸着装置の１系列でポンプが一時停止（7 月 25 日 21:35～21:56）。その後、定常流量に到達（同日 22:00）
・雑固体廃棄物減容処理建屋からプロセス主建屋へ滞留水を移送（7 月 26 日 9:59～16:01）
・水処理装置のベッセルを交換（水処理装置の停止なし）（7 月 28 日 11:11～12:15）
・処理水一時貯槽からバッファタンクへ処理水を移送（7 月 28 日 16:08～7 月 30 日 16:00）
・セシウム吸着装置の１系列でポンプが停止（7 月 29 日 5:08～）
・雑固体廃棄物減容処理建屋からプロセス主建屋へ滞留水を移送開始（7 月 29 日 10:03～16:09）・淡水化装置の移送配管からの漏えいにより、淡水化装置の運転を一時停止（7 月 31 日
11:20～15:02）
・雑固体廃棄物減容処理建屋からプロセス主建屋へ滞留水を移送（7 月 31 日 13:58～8 月
1 日 10:21）
・１，２号機主排気筒底部の非常用ガス処理系配管接合部付近の配管の表面線量率が10Sv/h 以上であることを確認（8 月 1 日 14:30）
・水処理装置について、流量低下対策工事のため一時停止（8 月 4 日 5:32～15:30）。その後、定常流量に到達（同日 16:13）
・凝集沈殿装置の薬液注入ポンプが自動停止したため、水処理装置が停止（8 月 4日 18:50）。
停止したポンプの健全性確認を行い、水処理装置を再起動（同日 20:30）。その後、定常流量に到達（同日 20:50）。
・水処理装置の交換ベッセルの洗浄水の移送用ホースより漏えいを確認（8 月 4 日 19:00

頃）。その後、バルブを閉止し、漏えいの停止を確認。
・水処理装置について、工程異常の警報が発生したため自動停止（8 月 5 日 2:12）。機器確認の上、再起動（同日 4:03）。その後、定常流量に到達（同日 4:21）。
・淡水化装置内の水槽のレベルスイッチ点検のため、同装置を一時停止（8 月 6 日 6:20
～14:30）・セシウム吸着装置の１系列でポンプが停止（8 月 7 日 7:05～）
・凝集沈殿装置の薬液注入ポンプが停止したことに伴い、除染装置が自動停止したため、水処理装置が停止（8 月 7 日 8:07～15:31）
・水処理装置の除染装置について、薬液注入ポンプの負荷を低減し、薬液を安定的に注入するため、当該ポンプのストロークを調整（8 月 7 日 16:54）
・雑固体廃棄物減容処理建屋からプロセス主建屋へ滞留水を移送（8 月 8 日 9:49～18:32）
・落雷により、水処理装置が一時停止（8 月 8 日 20:20～22:32）。その後、定常流量に到達（同日 22:41）
・サイドバンカ建屋からプロセス主建屋へ滞留水を移送（8 月 10 日 10:06～14:19、8 月
21 日 10:20～14:31）
・凝集沈殿装置の処理タンクの水位計の不具合により警報が発生し、水処理装置が自動停止（8 月 11 日 12:25）。代替の水位計に切り替え、水処理装置を再起動（同日 12:40）。
その後、定常流量に到達（同日 12:58）
・水処理装置の蒸発濃縮装置のボイラーが地震発生（8 月 12 日 3:22 福島県沖、M6.0）により停止したため、再起動（同日 3:42）
・水処理装置について、工程異常の警報が発生したため自動停止（8 月 12 日 18:17）。機
器確認の上、再起動（同日 22:59）。その後、定常流量に到達（同日 23:33）
・淡水化装置内の蒸発濃縮装置の薬液注入ホースが外れていたため、同装置を停止（8 月
13 日 7:11～8 月 15 日 12:01）
・第二セシウム吸着装置の試運転のため、水処理装置を停止（8 月 16 日 12:04～）
・第二セシウム吸着装置の試運転のため、水処理装置を停止（8 月 16 日 12:04～8 月 18
日 14:43）、併せて水処理装置のベッセル交換（8 月 16 日 13:28～13:40）。その後、定常流量に到達（同日 15:50）した後、第二セシウム吸着装置を従来システムと並列して運転させ、単独での性能を確認するため、水処理装置を停止（8 月 19 日 14:00）。２系
列運転の準備を実施した上で、第二セシウム吸着装置を除く水処理装置を起動（同日
15:44）。流量安定（同日 15:54）の後、第二セシウム吸着装置 B 系を起動（同日 19:33）。
定常流量に到達したことを確認し、並列運転を開始（同日 19:41）。
・雑固体廃棄物減容処理建屋からプロセス主建屋へ滞留水を移送（8 月 17 日 8:50～17:25）
・水処理装置の蒸発濃縮装置の濃縮水移送ポンプで漏えいを確認したため、同ポンプを停止（8 月 17 日 10:40～8 月 19 日 9:43）
・水処理装置の蒸発濃縮装置入口側配管交換作業に伴う蒸発濃縮装置停止のため、バッファタンクにろ過水タンクからろ過水を補給（8 月 19 日 14:26～19:00）
・水処理設備の淡水化装置の流量の向上を図るため淡水化装置１Ａ及び１Ｂを起動（8 月
21 日 9:30）、その後、運転状態に問題のないことを確認（同日 10:30）。
・ベッセル交換のため第二セシウム吸着装置を停止（8 月 22 日 7:07）洗浄を行っていた

ところ配管の一部に放射線量が高い箇所があったため、洗浄を継続除去。洗浄終了後、第二セシウム吸着装置を起動し、水処理を開始（同日 20:15）
・ベッセル交換のため第二セシウム吸着装置を停止（8 月 23日 7:10、8月 23日 7:10～15:07、
8 月 26 日 7:32～18:04、8 月 29 日 7:08～14:25）
・水処理設備の淡水化装置１Ｂが停止（8 月 23 日 16:00）。その後、再起動（同日 18:20）。
・セシウム吸着処理水移送ポンプ（A）が過負荷により自動停止したため、水処理装置が停止（8 月 26 日 14:21）。セシウム吸着処理水移送ポンプ（B）を起動し、水処理装置の運転再開（同日 16:54）。その後、定常流量に到達（同日 17:45）
・電源工事のため蒸発濃縮装置を一時停止（8 月 26 日 19:20～8 月 27 日 14:45）
・水処理設備の淡水化装置１Ａが低圧異常警報により停止（8 月 27 日 23:45）。その後、フィルタの交換を行い再起動（8 月 28 日 10:54）。
・水処理設備の淡水化装置１Ｂが低圧異常警報により停止（8 月 29 日 7:00）。フィルタの交換を実施中。
・循環型海水浄化装置のフィルタ溶接部分にピンホールを発見し、装置を一時停止（8 月
29 日 9:45～）
・ソフトウェア改造作業のため、以下のとおり淡水化装置を操作。
蒸発濃縮装置２Ａ停止(8 月 30 日 3:32)
蒸発濃縮装置２Ｂ停止(8 月 30 日 4:16)
淡水化装置（逆浸透膜型）１Ａ停止(8 月 30 日 7:09)
淡水化装置（逆浸透膜型）２停止(8 月 30 日 7:16)
・蒸発濃縮装置１Ａ、１Ｂ、１Ｃが本格稼働(8 月 31 日 14:00)○東京電力(株)福島第二原子力発電所（１）運転状況
１号機（110 万 kW）（自動停止、3 月 14 日 17:00 冷温停止）
２号機（110 万 kW）（自動停止、3 月 14 日 18:00 冷温停止）
３号機（110 万 kW）（自動停止、3 月 12 日 12:15 冷温停止）
４号機（110 万 kW）（自動停止、3 月 15 日 7:15 冷温停止）（２）主なプラントパラメーター（9 月 6 日 12:00 現在）
単位

１号機

２号機

３号機

４号機

（冷温停止）（冷温停止）（冷温停止）（冷温停止）

原子炉圧力＊１

MPa

0.14

0.10

0.12

0.14

原子炉水温

℃

25.6

25.7

29.4

26.3

原子炉水位＊２

mm

8296

8196

8196

8246

℃

27

28

28

24

kPa

105

105

110

99

原子炉格納容器内
ｻﾌﾟﾚｯｼｮﾝﾌﾟｰﾙ水温
原子炉格納容器内

ｻﾌﾟﾚｯｼｮﾝﾌﾟｰﾙ圧力
備

(abs)
考

（データ採取時間）

9/6
12:00
現在の値

9/6
12:00
現在の値

9/6
12:00
現在の値

9/6
12:00
現在の値

＊１：絶対圧に換算＊２：燃料頂部からの数値（３）各プラント等の状況
・４号機の非常用ディーゼル発電機（A）の修理が完了し、待機状態に復帰（8 月 3 日 20:20）
・４号機海水熱交換器建屋の仮設ケーブル切替作業に伴い、残留熱除去系ポンプ（RHR(B)）
を停止（8 月 3 日 22:33）。その後、残留熱除去系ポンプ（RHR(A)）を起動（同日 23:00）。
・復旧作業を進めてきた２号機の残留熱除去系ポンプ（RHR(A)）の試運転を実施（8 月 7
日 14:22～15:02）。その後、待機状態へ移行。
・２号機の非常用ディーゼル発電機（A）の確認運転を実施（8 月 8 日 10:00～11:08）。健
全性が確認できたため、待機状態に復帰（同日 11:08）。
・２号機の RHR(A)ポンプへの切り替えのため、RHR(B)ポンプを停止（8 月 8 日 13:57）。その後、RHR(A)ポンプを起動(同日 14:29)○人的被害＜被ばくの可能性＞
・7 月 20 日、東京電力は、福島第一原子力発電所における 3 月及び 4 月の作業者の内部被ばく線量について、「50mSv 超 100mSv 以下」の作業者は 64 名*1 であると発表した。
（*1：評
価見直しの結果、8 月 10 日時点では、79 名）

・7 月 26 日午後 2 時 45 分頃、全面マスクを着用し、福島第二原子力発電所より福島第一原
子力発電所に移動し、その後発電所構内で車両の運転を行っていた東京電力社員が、免震重要棟に引き上げてきた際、全面マスクにチャコールフィルターが装着されていないことが判明し、当該作業員の内部被ばく線量評価を行った結果、身体への影響がないレ
ベルであることを確認した。
・7 月 29 日、東京電力(株)は、福島第一原子力発電所における緊急時作業に従事する作業者の 3 月及び 4 月の内部被ばく線量の一次評価状況等について、厚生労働省に報告した。
それによれば、3 月の内部被ばく線量 100mSv 超過者は 13 名*2 であり、また、6 月に新たに従事した作業者 2,308 名の外部被ばく線量の最大値は 38.66mSv であった。
（*2：評価見直しの結果、8 月 10 日時点では、12 名）

・8 月 10 日、東京電力は、福島第一原子力発電所における 3 月及び 4 月の作業者の被ばく線量の評価状況等について公表した。それによれば、内部被ばく線量の二次評価値が「20mSv 超 50mSv 以下」となった作業者は 260 名、5 月分で一次評価を終えた作業者のうち 20mSv 超の範囲となったものは 0 名。
（参考）250mSv 超過者の人数：6 名（8 月 17 日現在）
＜負傷者等の状況＞
・8 月 7 日午前 9 時 30 分頃、福島第一原子力発電所構内にある協力企業休憩所内において、

出入り管理作業を行っていた協力企業作業員 1 名が右膝の違和感を訴えたため、同日午後
0 時 5 分、いわき市立総合磐城共立病院へ搬送するも原因不明。その後、8 月 8 日、千葉
社会保険病院にて再度診察を受けた結果、「外傷性右膝滑膜性血腫」との診断。
・8 月 10 日午後 0 時 6 分頃、福島第一原子力発電所集中廃棄物処理施設西側（屋外）において、草刈作業に従事していた協力企業作業員 1 名が鎌で右足を負傷したため、発電所医務室で治療後、午後 1 時 12 分頃にＪビレッジに向けて搬送。午後 2 時 11 分、総合磐城共立病院へ搬送。身体への汚染なし。診察を受けた結果、「右下腿挫創」との診断。
・8 月 29 日午前 10 時 50 分頃、福島第二原子力発電所４号機熱交換器建屋において仮設ケーブルのルート変更作
業を行っていた協力企業作業員１名が、体調が悪くなり熱中症が疑われたことから、点滴治療を行ったうえで、同日午前 11 時 26 分、J ヴィレッジへ当社の急患搬送車で搬送。
その後、同日午前 11 時 58 分、J ヴィレッジからいわき市立総合磐城共立病院へ救急車で搬送。作業員の身体への放射性物質の付着なし。診察を受けた結果、「熱中症」の診断。
○原子力災害対策本部等の対応【7 月 21 日】
原子力安全・保安院は、7 月 15 日に報告した福島第一原子力発電所における事故を踏
まえた既設の発電用原子炉施設の安全性に関する総合的評価に関する評価手法及び実施計画の見直しを行い、改めて原子力安全委員会に報告し、了承された。
【7 月 22 日】
原子力安全・保安院は、7 月 21 日に原子力安全委員会から了承が得られた「東京電力
株式会社福島第一原子力発電所における事故を踏まえた既設の発電用原子炉施設の安全性に関する総合的評価に関する評価手法及び実施計画」に基づき、発電用原子炉施設の安全性に関する総合的評価を行い、その結果について、当院に対して報告することを
各電気事業者等に対し求めた。
【7 月 28 日】
原子力安全・保安院は、東京電力株式会社福島第一原子力発電所第１、第２、第３及び第４号機における使用済燃料プール代替冷却浄化系の設置について、同社よりそれぞれ、７月１３日、５月２１日、６月１５日及び７月１３日付けで報告書を受領し、その報告内
容の評価を実施したところ。これらの一部を変更する報告書を同社より受領した。なお、
報告書の変更は記載を適正化するためのものであり、当院の評価結果に影響は生じないことを確認した。
【8 月 1 日】
原子力安全・保安院は、東京電力株式会社福島第一原子力発電所において発災後、核物質防護規定における出入管理の運用方法と一部異なる運用がされており、立入者に対する本人確認に係る手続きが不十分であることを確認したことから、8 月 1 日付けで同社を厳重に注意するとともに、出入管理において確実に本人確認を行うため、改善とその内容の報告を求めた。
【8 月 2 日】
経済産業省は、東京電力（株）に対し、原子炉等規制法第６７条第１項の規定に基づ

き、東京電力（株）福島第一原子力発電所第 1 号機、第２号機及び第３号機における原
子炉への注水を維持するための設備の設置状況及び方法並び当該設備に係る安全性の評
価の結果を報告するよう指示を行った。
【8 月 4 日】
原子力安全・保安院は、8 月 2 日付文書をもって東京電力（株）に指示した福島第一原子力発電所第 1 号機、第２号機及び第３号機における原子炉への注水の維持に係る報告について、東京電力（株）より受領した報告内容について評価した結果、原子炉等規制法第６４条第１項に基づく応急の措置として適切なものであると評価した。
原子力安全・保安院は、ステップ１終了段階における東京電力（株）福島第一原子力発電所の原子炉施設の安全確保状況について評価した結果、水素爆発の防止対策、原子炉及び使用済燃料プールの安定的な冷却対策、耐震対策等が講じられており、住民等の避難や屋内待避が必要となる異常事象が発生する可能性は小さいとともに、原子炉への注水が長時間停止した場合であっても発電所から 20km 圏外に影響が及ぶ蓋然性は極めて小さいと評価した。
【8 月 9 日】
・原子力安全・保安院は、6 月 1 日付文書をもって東京電力（株）に指示した福島第一原
子力発電所における高濃度の放射性物質を含む溜まり水の処理設備等の設置に関する報告について、8 月 3 日に同社より受領した追加報告（第二セシウム吸着装置の設置等）の内容について評価した結果、第二セシウム吸着装置の設置を原子炉等規制法第６４条第１項に基づく危険時の措置として実施することについて、放射線障害を防止するために必要な措置であるものと評価した。
・原子力災害対策本部は、緊急時避難準備区域の解除に向けた放射線モニタリングアクションプランの測定結果について、公表。
・原子力災害対策本部は、「避難区域等の見直しに関する考え方」を決定。
・原子力災害対策本部は、「警戒区域への一時立入許可基準」を改訂し、立入者の安全を十分確保した上で、３km 圏内への一時立入りを認めることとした。
【8 月 16 日】
文部科学省及び現地災害対策本部等は、8 月 9 日に公表した、緊急時避難準備区域の解除に向けた放射線モニタリングアクションプランの測定結果に加え、学校等の主要ポイント周辺や無人ヘリコプターの測定地点を拡大した放射線分布マップの詳細版について、公表。
【8 月 17 日】
原子力災害対策本部は、原子力発電の事故による被災者の方々及び被災自治体への対応にかかる当面の課題とその取り組み方針として策定した「東京電力福島第一原子力発
電所・事故の収束に向けた道筋 当面の取組のロードマップ」及び「原子力被災者への対応に関する当面の取組のロードマップ」について、これまでの取組の進捗状況及び改訂版を公表した。
【8 月 26 日】
原子力災害対策本部は、「除染推進に向けた基本的な考え方」と「除染に関する緊急実施基本方針」を決定。これと併せて、「市町村による除染実施ガイドライン」を公表した。

【8 月 26 日】
・原子力安全・保安院は、４月１３日付文書をもって東京電力(株)に指示した福島第一原
子力発電所の原子炉建屋の耐震安全性実施結果及び有効な耐震補強工事等の対策の検討結果について、本日同社より受領した同発電所第２号機、第５号機及び第６号機に関する報告内容を確認した結果、同社の評価は妥当なものであると評価した。
【8 月 26 日】
・原子力安全・保安院は、東京電力(株)福島第一原子力発電所及び広島に投下された原子爆弾から放出された放射性物質に関する試算値について、公表。
３．避難指示（１）避難指示・ 3 月 11 日 東電福島第一発電所の半径 3km 圏内の避難、3km～10km 圏内の屋内退避
・ 3 月 12 日 東電福島第一発電所の半径 10km 圏内の避難・ 3 月 12 日 東電福島第二発電所の半径 3km 圏内の避難、3km～10km 圏内の屋内退避
・ 3 月 12 日 東電福島第二発電所の半径 10km 圏内の避難・ 3 月 12 日 東電福島第一発電所の半径 20km 圏内の避難・ 3 月 15 日 東電福島第一発電所の半径 20～30km 圏内の屋内退避
・ 4 月 21 日 東電福島第一発電所の半径 20km 圏内を 22 日午前 0 時をもって警戒区域に設定
・ 4 月 21 日 東電福島第二発電所の避難区域を半径 10km 圏内から半径 8km 圏内に変更
・ 4 月 22 日 東電福島第一原発から半径 20km から 30km 圏内に設定されていた屋内への退避を解除するとともに、計画的避難区域（葛尾村、浪江町、飯舘村、川俣町の一部
及び南相馬市の一部であって、東電福島第一原発から半径 20km 圏内の地域を除く）及
び緊急時避難準備区域（広野町、楢葉町、川内村、田村市の一部、南相馬市の一部。
ただし、東電福島第一原発から半径 20km 圏内の地域を除く）を設定
・ 6 月 16 日 原子力災害対策本部は、原子力安全委員会の意見も聴いて、「事故発生後 1年間の積算線量が 20mSv を超えると推定される特定の地点への対応について」を定めた。この対処方針に基づき、国及び福島県で行った環境モニタリングの結果を踏まえて、除染が容易ではない年間 20mSv を超えると推定される地点を「特定避難勧奨地点」とし、該当する住民の方に対して注意喚起、避難の支援や、促進を行う。特に、妊婦や子供のいる家庭等の避難を促していただけるよう、自治体と相談していく。
・ 6 月 30 日 原子力災害現地対策本部は、福島県及び伊達市との協議を踏まえ、伊達市の 104 地点（113 世帯）に対して「特定避難勧奨地点」を設定し、伊達市に通知。
・ 原子力災害現地対策本部は、福島県及び南相馬市との協議を踏まえ、7 月 21 日に南相
馬市の 57 地点（59 世帯）、8 月 3 日に 65 地点（72 世帯）に対して「特定避難勧奨地点」を設定し、南相馬市に通知。
・ 原子力災害現地対策本部は、福島県及び川内村との協議を踏まえ、8 月 3 日に 1 地点
（1 世帯）に対して「特定避難勧奨地点」を設定し、川内村に通知。
・ 原子力災害対策本部は、8 月 9 日、「避難区域等の見直しに関する考え方」を決定。
・ 市町村の区域の全域又は一部が計画的避難区域に指定された５つの市町村（飯舘村、

川俣町、葛尾村、浪江町、南相馬市）においては、8 月 9 日時点で住民の避難がほぼ完了。
（２）警戒区域への一時立入りについて（9 月 6 日現在）
・次の市町村で、住民の一時立入りを実施。
川内村
葛尾村
田村市
南相馬市

富岡町

浪江町

双葉町

大熊町

楢葉町

5月
5月
5月
5月
6月
7月
8月
5月
6月
7月
8月
5月
6月
7月
8月
5月
6月
7月
8月
6月
7月
8月
6月
7月
8月

10 日,12 日
12 日
22 日
25 日,27 日
7 日,8 日,14 日,15 日,18 日,19 日,28 日,29 日
6 日,7 日,14 日,15 日,22 日,23 日,30 日,31 日
1 日,6 日,7 日,8 日,11 日,12 日,20 日,26 日,27 日,28 日
25 日
6 日,7 日,8 日,9 日,14 日,15 日,18 日,19 日,28 日,29 日
6 日,7 日,14 日,15 日,22 日,23 日,30 日,31 日
1 日,6 日,7 日,8 日,9 日,10 日,11 日,12 日,20 日
26 日,27 日
4 日,5 日,11 日,12 日,21 日,22 日,25 日 26 日
1 日,2 日,9 日,10 日,16 日,17 日,24 日,25 日,26 日
2 日,3 日,4 日,9 日,10 日,20 日,26 日,27 日
26 日,27 日
6 日,9 日,11 日,12 日,21 日,22 日,25 日,26 日
1 日,2 日,9 日,10 日,16 日,17 日,24 日,25 日,26 日
2 日,3 日,4 日,9 日,10 日,26 日＊
4 日,5 日, 6 日,9 日,11 日,12 日,21 日,22 日,25 日,26 日
1 日,2 日,9 日,10 日,16 日,17 日,24 日,25 日,26 日
2 日,3 日,4 日,9 日,10 日,26 日＊
6 日,7 日,8 日,9 日,14 日,15 日,18 日,19 日,28 日,29 日
6 日,7 日,14 日,15 日,22 日,23 日,30 日,31 日
1 日,6 日,7 日,8 日,11 日,12 日,20 日

・次の市町村で、車の持ち出しを実施。
川内村
葛尾村
田村市
南相馬市

富岡町

浪江町

6月
6月
6月
6月
7月
8月
6月
7月
8月
6月
7月

1日
2日
2日
1 日,17 日
3 日,11 日,19 日,27 日
18 日,19 日,27 日,28 日
17 日,24 日
4 日,12 日,19 日,20 日,28 日
21 日,22 日, 24 日,25 日,30 日，31 日
2 日,17 日
3 日,11 日,19 日,27 日

8 月 18 日,19 日,27 日
双葉町
6 月 2 日,24 日
7 月 4 日,12 日,20 日,28 日
8 月 21 日,22 日, 24 日,25 日,30 日，31 日
大熊町
6 月 2 日,24 日
7 月 4 日,12 日,19 日,20 日,27 日,28 日
8 月 21 日,22 日, 24 日,25 日,30 日，31 日
楢葉町
6 月 24 日
7 月 4 日,12 日,20 日,28 日
8 月 21 日,22 日, 24 日,25 日,30 日，31 日＊福島第一原子力発電所半径 3km 圏内の区域を含む。

（１）出荷制限・摂取制限品目（9 月 6 日 14:00 現在）
都道府県

出荷制限品目及び対象市町村

摂取制限品目及び対象市町村○原乳（田村市※１、南相馬市※２、川俣町（山木屋の区域に限る）、桑折町、棚倉町、浪江町、双葉町、大熊町、富岡町、楢葉町、広野町、飯舘村、葛尾村、川内村※１、北塩原村、西会津町、会津坂下町、湯川村、会
津若松市、天栄村、柳津町、昭和村、金山
町、只見町、昭和村、檜枝岐村、玉川村）○非結球性葉菜類（（ホウレンソウ、コマ○非結球性葉菜類（（ホウレンソウ、コマツナ等）すべて）（田村市※１、南相馬市※２、 ツナ等）すべて）（田村市※１、南相馬市※
川俣町（山木屋の区域に限る）、広野町、２、川俣町（山木屋の区域に限る）、広野

楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、 町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪川内村、葛尾村、飯舘村）
福島県

江町、川内村、葛尾村、飯舘村）○結球性葉菜類（キャベツ等）（田村市※１、 ○結球性葉菜類（キャベツ等）（田村市※１、
南相馬市※２、川俣町（山木屋の区域に限

南相馬市※２、川俣町（山木屋の区域に限る）、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、る）、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、川内村、葛尾村、飯舘村） 双葉町、浪江町、川内村、葛尾村、飯舘村）○アブラナ科の花蕾類（ブロッコリー、カ※１○アブラナ科の花蕾類（ブロッコリー、カ、リフラワー等）（田村市※１、南相馬市※２、川俣町（山木屋の区域に限る）、広野町、川俣町（山木屋の区域に限る）、広野町、

リフラワー等）（田村市

※２

、南相馬市

楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、 楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、川内村、葛尾村、飯舘村）※１○カブ（田村市

川内村、葛尾村、飯舘村）

、南相馬市

※２

、川俣町

（山木屋の区域に限る）、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、川内村、葛尾村、飯舘村）○しいたけ（露地で原木栽培されたもの： ○しいたけ（露地で原木栽培されたもの：

福島市、伊達市、本宮市、相馬市、南相馬

飯舘村）

※１

市、田村市

、川俣町、浪江町、双葉町、

大熊町、富岡町、楢葉町、広野町、飯舘村、葛尾村、川内村※１、施設で原木栽培された
もの：伊達市、本宮市、新地町）○たけのこ（伊達市、相馬市、南相馬市、本宮市、桑折町、川俣町、三春町、西郷村）○くさそてつ（こごみ）（福島市、桑折町）○うめ（福島市、伊達市、相馬市、南相馬市、桑折町）○ゆず（福島市、南相馬市）○牛※３（全域）○イカナゴの稚魚（コウナゴ）（全域）○イカナゴの稚魚（コウナゴ）（全域）○ヤマメ（養殖を除く）（秋元湖、檜原湖、
小野川湖及びこれら湖への流入河川、長瀬川（酸川との合流点から上流部分に限る）、阿武隈川（支流を含む）、真野川（支流を含む））○ウグイ（阿武隈川のうち信夫ダムの下流（支流を含む）、真野川（支流を含む））○アユ（養殖を除く）（阿武隈川のうち信夫ダムの下流（支流を含む）、真野川（支流を含む）、新田川（支流を含む））
岩手県○牛※３（全域）

宮城県○牛※３（全域）

茨城県○茶（全域）

栃木県
群馬県
千葉県

○茶（鹿沼市、大田原市、栃木市）○牛※３（全域）○茶（桐生市、渋川市）○茶（野田市、成田市、勝浦市、八街市、富里市、山武市、大網白里町）○茶（相模原市、小田原市、中井町、松田

神奈川県町、山北町、愛川町、真鶴町、湯河原町、清川村）※１：福島第一原子力発電所から半径 20km 圏内の区域に限る※２：福島第一原子力発電所から半径 20km 圏内の区域並びに原町区高倉字助常、原町区高倉字吹屋峠、原町区
高倉字七曲、原町区高倉字森、原町区高倉字枯木森、原町区馬場字五台山、原町区馬場字横川、原町区馬場字薬師岳、原町区片倉字行津及び原町区大原字和田城の区域に限る※３：県外への移動（12 月齢未満の牛のものを除く）及びと畜場への出荷を制限。ただし、県が定める出荷・

検査方針に基づき管理されるものはこの限りでない。

（２）水道水の飲用制限の要請（9 月 6 日 14:00 現在）
制限範囲

水道事業（対象自治体）

利用するすべての住民なし

乳児・対応を継続している水道事業
・対応を継続している水道用水

なし
なし

供給事業

※平成 23 年 7 月 19 日までの「平成 23 年（2011 年）東京電力（株）福島第一・第二原子力発電所事故（東日本大震災）について」はこちら
http://www.kantei.go.jp/saigai/pdf/201107192000genpatsu.pdf