ボイラー等圧力容器分解清掃点検業務 基本仕様書

この仕様書は、岐阜県総合医療センターにおいて業務委託契約により実施されるボイラー及び第１種圧力容器性能検査に伴う分解清掃業務の仕様を示すものです。

1. 業

務 名

ボイラー等圧力容器分解清掃点検業務

2. 委託予定期間
2021 年４月１日から 2022 年３月 31 日

3. 業務の目的
岐阜県総合医療センターのボイラー等圧力容器の安全かつ効率的な定期分解清掃点検を行うとともに､予防保全も併せた施設全体の適切な管理を行い、衛生的で快適な病院環境の整備に努める。

4. 用語の定義
この仕様書において使用される用語の意義は次のとおりとする。
(1) 委託者とは、地方独立行政法人 岐阜県総合医療センターをいう。
(2) 職員とは、岐阜県総合医療センター（以下「委託者」という。）の担当職員をいう。
(3) 従事者とは、業務受託者（以下「受託者」という。）に所属する社員および下請けに所属するそれぞれの社員で、業務に従事する者をいう。
(4) 正規職員とは、受託者と雇用期間の定めがない雇用契約を結んだ従業員をいう。
(5) 平日とは、外来診療のある日（「外来診療のある日」とは、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に定める休日および 12 月 29 日から１月３日を除く日）をいう。
(6) 休日とは、外来診療のない日をいう。

5. 施設概要(1) 名 称 地方独立行政法人

岐阜県総合医療センター(2) 所在地 岐阜県岐阜市野一色４丁目６番１(3) 建物構造 本 館 棟：Ｓ、ＳＲＣ、ＲＣ造 地下１階、地上 10 階、屋上、塔屋、ＨＰ
情報交流棟：ＲＣ造 地上３階・地下１階
管理 棟：ＳＲＣ造 地上７階・地下１階

すこやか棟：ＲＣ造 地上７階

(4) 建物延床面積 約 61,785.08 ㎡(5) 用 途 総合病院

6. 保守点検対象設備概要（設置場所等、台数）及びメーカー(1) ボイラー

４基(2) 貯湯槽８基(3) 熱交換器

２基(4) 間接蒸気発生器 ２基※上記機器の設置場所、製造番号、性能等の詳細については別紙 機器一覧表を参照

7. 受託者の責務
各業務に従事する者は、病院の従事者であるという精神をもって各業務に当り、誠意と奉仕の気持ちを忘れないと同時に、患者及び関係者に不潔不快の念や、患者の治療・看護並びに病院運営に支障をきたすことのないようにすること。さらに以下に掲げる事項についてもその責務を果たすこと。
また、患者のプライバシーに十分配慮し業務を行うこと。
(1) 法令等の遵守
受託者は、この業務の遂行に当たっては、労働安全衛生法、電気保安規程、消防計画等関係法令を遵守するとともに、機器を常に正しい状態で運転し、病院の安全と良好な環境の保持に努めること。
(2) 履行上の注意
ア 受託者は、運転効果とその機能を監視し、設備の機能を常に最良の状態に保つと共に、事故の防止及び早期発見に努めること。
イ 受託者は、機能の劣化損傷等による事故発生を防止するとともに、設備の寿命を延ばす為の技術的努力を払うこと。
ウ 受託者は、地震、火災、停電、断水その他の災害が発生した場合には、職員からの連絡、指示に従い、的確な措置を行うこと。
(3) 守秘義務
受託者は、業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。このことは、契約の解除及び期間満了後においても同様とする。
(4) 信用失墜行為の禁止
受託者は、委託者の信用を失墜する行為をしてはならない。

8. 従事者の構成
受託者は、受託者の正規職員のうちから、すべての業務について統括的な責任を有する者（以下「業務責任者」という。）を選任の上、委託者に届け出ること。
2

また、受託者は業務責任者が不在の場合に備え、その職務を代理する者を選任し、委託者に届け出ること。

9. 業務責任者の配置
業務責任者は、委託者の特殊性を十分認識し、本業務を統括するに必要な知識、経験、資格を有する者であること。

10. 従事者の服務(1) 従事者は、担当業務に精通するとともに常に規律を守り、品位を保ち、明朗親切にしなければならない。
(2) 従事者は、院内の書類等の閲覧や複写、持ち出しを職員の許可なく行ってはならない。また、業務上知り得た病院関係者や患者等の情報や秘密をいかなる理由があろうとも洩らしてはならない。
(3) 従事者は、作業にあたって委託者の業務に支障のないよう充分注意すること。

11. 従事者名簿等の提出(1) 業務責任者は従事者名簿（法令で定められた資格を必要とする従事者については資格を証する写しを添付）及びその他、職員の指示する書類を委託者に提出しなければならない。
(2) 従事者に変更が生じた場合は、速やかに従事者変更届けを委託者に提出しなければならない。

12. 業務内容、業務報告等(1) 作業計画書（工程表等）
受託者は、業務が円滑に行われるように、本仕様書に基づいた作業計画を各業務別に作成した上、委託者の指定した又はあらかじめ委託者の承認を得た様式の作業計画書を委託者に提出し、承認を得ること。
(2) 業務報告書の提出
ア

業務責任者は、業務終了後、委託者の指定した又はあらかじめ委託者の承認を得た様式の整備点検記録報告書に実施業務の内容他必要事項を記入の上、委託者に提出し、委託者の承認を得ること。また、作業中の記録として適時写真を撮影し委託者へ提出すること。なお、その作成費用は、受託者の負担とする。

イ 受託者は、非常措置を行った時及び契約外の故障修理、改善等の必要性が生じた場
合は、具体的にその内容を記載した書面及び状況写真撮影により速やかに委託者に報告すること。なお、補修及び修理を行った時も同様とする。
ウ 受託者は、この委託業務に関する計画書及び報告書の提出や業務連絡を、それぞれの関係者に行うこと。
3

13. 委託業務の内容
委託する業務は、次のとおりとする。
(1) 定期保守点検業務
アボイラー① 保守点検業務（年間１回）② ばい煙測定（年間２回）(2) 性能検査に伴う分解整備業務
ボイラーメーカー等による定められた保守管理及び運転上定期的な保守管理が必要な機器等に関する保守管理業務を行う。従事者は適切で定期的及び随時の保守管理を行うことにより事故を未然に防止し、諸設備の耐用年数の延長及び運転経費の節減を計らなければならない。
業務内容の概要は次のとおりとし、詳細は各業務仕様書による。
アボイラー①定期性能検査（法定点検）（年間１回）イ 貯湯槽・熱交換器・間接蒸気発生器①

定期性能検査（法定点検）（年間１回）

14. 損害予防措置等(1) 危害及び損害予防措置
受託者は、業務の実施に当たり、委託者及び第三者に危害又は損害を与えないように万全の措置をとらなければならない。
また、危害又は損害を与えた場合若しくはその恐れの有る場合には、業務責任者は直ちに委託者に報告すること。
(2) 損害賠償
ア

業務履行中に従事者が負傷若しくは死亡することがあっても、委託者は一切の責めを負わない。

イ 受託者の責により第三者に損害を与えた場合は、受託者は損害賠償の責めを負う。
(3) 破損箇所に対する措置
受託者は、業務中に発見した破損や、故障箇所について、修理又は応急措置を講じ、応急措置が出来ない場合でも適切な予防措置をとること。
この場合、措置状況はすべて記録し、委託者に報告すること。

15. 法令手続の代行
各業務を処理するにあたり、法令の定めるところにより関係官公署に届け出が必要な場合の手続きについては、委託者の代理をし、処理を行うこと。

4

16. 再委託業務を処理するにあたり一括して第三者に再委託してはならない。ただし、業務の一部を第三者に再委託する場合でも、受託者は当該業務に対する最終的責任を負うものであり、また、再委
託先の名称、業務内容について委託者に十分な説明を行い、その承認を受けなければならない。

17. その他(1) 大事故発生時や災害時などの緊急時に、従事者は出来る限り岐阜県総合医療センターに協力し、必要な措置を講じること。
(2) この仕様書に定めの無い事項に関しては、委託者と受託者でその都度協議する。
(3) 点検中又は点検終了後において、装置に不良又は不備が判明したときは、双方協議の上速やかに修理を行なうものとする。
(4) 保守点検により生じた発生部品その他の残材等は受託者が責任を持って処分すること。
(5) 作業現場の整理整頓に努め、事故を未然に防止すとこと。

18. 疑義の解釈
この仕様書に記載のない事項若しくは解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者が協議の上決定するものとする。

5

ボイラー等圧力容器分解清掃点検 業務仕様書
地方独立行政法人 岐阜県総合医療センター ボイラー等圧力容器分解清掃点検業務は、契約書に定める項目のほか、この仕様書による。
１．保守点検機器（設置場所等、台数）
保守点検対象機器は下記のとおり。
（１）ボイラー
４基（２）貯湯槽８基（３）熱交換器
２基（４）間接蒸気発生器
２基
別紙「圧力容器機器一覧」を参照すること。
２．保守点検内容（１） ボイラー
下記の定期保守点検を実施すること。
（労働安全衛生法第41条 ボイラー及び圧力容器安全規則第2章第5節第37条及び38条）（大気汚染防止法第16条 岐阜県公害防止条例24条）
1）

定期性能検査（1回/年）① FTE-50 ボイラー整備（２基）
a) ボイラー内外清掃工事b) 付属品点検清掃工事c) 消耗品およびパッキン類d) 復旧工事e） 試運転調整② SFT-2000,2000G ボイラー整備（各１基）
a) ボイラー内外清掃工事b) 付属品点検清掃工事c) 消耗品およびパッキン類d) 復旧工事e） 試運転調整

2）保守点検（1回/年）① FTE-50 ボイラー（２基）
a) 安全装置点検b) 燃焼調整
② SFT-2000,2000G （各１基）
a) 安全装置点検b) 燃焼調整
3） ばい煙測定（2回/年）① FTE-50 ボイラー（2基）② SFT-2000,2000G （各１基）③ コージェネレーション（３基）
下記定期保守点検詳細については。別紙「ボイラー保守点検項目・内容」を参照すること。

（２）貯湯槽・熱交換器
下記の項目について、定期保守点検（法定点検）を１回/年、実施すること。
（労働安全衛生法41条 ボイラー及び圧力容器安全規則第3章第4節第72条及び73条）
1） 貯湯槽、熱交換器保守点検手順① 保温取外し② マンホール取外し・コイル引き抜き③ 内部点検・清掃④ パッキン交換⑤ 安全弁すり合わせ⑥ 性能検査受検⑦ コイルマンホール取り付け⑧ 水圧検査⑨ 保温復旧2） 貯湯槽、コイル引抜点検作業手順① 現場廻り養生、コイル引抜作業台設置② 保温ケーシング取外し③ 蒸気電動弁閉止④ 加熱蒸気弁閉止⑤ 温水往、環弁閉止⑥ 給水弁、閉止⑦ 蒸気部ドレン抜き 残圧0確認⑧ 温水側水抜き⑨ 本体取付、圧力計、温度計、取外し、点検、清掃⑩ 本体取付、安全弁取外し、分解、点検、すり合わせ⑪ 蒸気用圧力計取外し、点検、清掃⑫ コイル頭部の接続配管を外す⑬ コイル頭部を取出す⑭ コイルを抜き出す Ｏ2％確認⑮ Ｕチューブの１本づつに後方噴射ノズルをチューブ内に挿入し、高圧で清掃⑯ 貯湯槽内部の清掃、消毒ａ） 汚れの状態により、洗浄剤を使用したり、ブラシ・スコッチブライト・ウエスなどでこすったりして汚れを落とすｂ）次亜塩素酸ナトリウムを噴射して消毒する⑰ 検査段取り（全体点検、ボルト、ナット手入れ、パッキン段取り他）⑱ 性能検査受検⑲ 組立復旧、温水往、環弁開、過熱蒸気弁開、過熱電動弁開、昇圧、昇温、濡れ確認、増締め⑳ 保安カバー取付け
21 操作したバルブを手順に従って元にもどす
22 補給水配管を先行して開とし、水張りを行う
23 水張り完了後蒸気弁を開とするが、手動弁により少しずつ開とする
24 規定の湯温になって、給湯バルブを開とする
25 貯湯槽トラップの点検も行う
26 現場廻り清掃、片付け（３）間接蒸気発生器
下記の項目について、定期保守点検（法定点検：圧容器分解点検整備）を1回/年、実施すること。
（労働安全衛生法41条

ボイラー及び圧力容器安全規則第3章第4節第72条及び73条）

1） 蒸気発生器本体上部、下部ヘッド開放作業① 蒸気発生器本体上部、下部ヘッド部取り外し作業② パッキン交換
2） 内部開放清掃整備① 蒸気発生器本体上部、下部ヘッド及び管板、管内清掃整備② 蒸気側清掃口２ヶ所開放管外清掃整備
3） 水面計、安全弁取り外し清掃整備① 水面計、ガラス交換② 安全整備（圧力テスト含む）
4） その他付属品清掃整備
5） 組立復旧作業（４）検査立会
ボイラー及び圧力容器について、検査機関が実施する性能検査に立会すること。
３．報告書提出
受託者は、定期点検終了後、速やかに「保守点検業務検査報告書」を委託者に提出するこ
４．費用負担区分
1） 業務内容に関しての作業費、諸経費は保守点検業務受託者の負担とし、点検に必要な器具・用具・消耗品等は含むものとする。又、故障時の修理調整費、及び部品交換費（作業費、諸経費）を含むものとする。
2） 修理に関して部品交換の必要な場合は、委託者に報告し了解を得た後、行うものとする。
3） 委託者は、作業を行うに要する用水及び電力等の光熱水費を負担する。

圧力容器 機器一覧
機器番号
ＢＯ－１

名称
ガス焚きボイラー

メーカー名㈱高尾鉄工所

メーカー型番
FTE-50E

ＢＯ－２

ガス焚きボイラー㈱高尾鉄工所FTE-51E

12950

ＢＯ－３

ガス焚きボイラー㈱高尾鉄工所

SFT-2000Ｇ

12951

ＢＯ－４

油焚きボイラー㈱高尾鉄工所

SFT-2000

12952

HEX-4

間接蒸気発生器㈱亀山鉄工所-Ｓ－1681HEX-5

間接蒸気発生器㈱亀山鉄工所-Ｓ-1681-1

HEX-1

熱交換器

森松工業㈱

-08014416-28

HEX-2

熱交換器

森松工業㈱

-08014416-29

TS-01-1
TS-01-2

低層系貯湯槽森松工業㈱-08014416-13
08014416-14

TS-02-1
TS-02-2

TS-03-1
TS-03-2

TS-04-1
TS-04-2

中層系貯湯槽森松工業㈱情報系・管理系貯湯槽 森松工業㈱高層系貯湯槽

森松工業㈱

---

製造番号
12949

08014416-15
08014416-16

08014416-17
08014416-18

08014416-19
08014416-20

製造年月日 設置場所 機器性能
型式
H17.5.13 B1階
ボイラー室 換算蒸発量
定格出力
使用圧力
伝熱面積
燃料種別
燃料消費量
バーナー
押込送風機
給水ポンプ
型式
H17.5.13 B1階
ボイラー室 換算蒸発量
定格出力
使用圧力
伝熱面積
燃料種別
燃料消費量
バーナー
押込送風機
給水ポンプ
型式H17.5.13 B1階
ボイラー室 換算蒸発量
定格出力
使用圧力
伝熱面積
燃料種別
燃料消費量
バーナー
押込送風機
給水ポンプ
型式
H17.4.22 B1階
ボイラー室 換算蒸発量
定格出力
使用圧力
伝熱面積
燃料種別
燃料消費量
バーナー
押込送風機
給水ポンプ
H17.10.21 B1階
型式
ボイラー室 発生蒸気
2次側蒸気圧
熱源側蒸気圧
適用規格
H17.10.22 B1階型式
ボイラー室 発生蒸気
2次側蒸気圧
熱源側蒸気圧
適用規格
H17.10. B1階型式
熱源機械室 交換熱量
伝熱面積
蒸気量
温水量
最高使用圧
適用規格
H17.10. B1階型式
熱源機械室 交換熱量
伝熱面積
蒸気量
温水量
最高使用圧
適用規格
H17.10. B1階型式
熱源機械室
H17.10.

H17.10. B1階

貯湯量
加熱容量
蒸気圧
適用規格
型式

熱源機械室

H17.10. B1階

貯湯量
加熱容量蒸気圧
適用規格
型式

熱源機械室

H18.6. R階

貯湯量
加熱容量
蒸気圧
適用規格
型式

貯湯量
加熱容量
蒸気圧
適用規格

台
炉筒煙管式ボイラー（省エネ型）
6,000kg/h
3,761ｋｗ
最高 980KPa
常用 784KPa
62.5m2
都市ガス 13Ａ （9,950kcal/Nm3）
353Nm3/h
ガス専焼型（低NOX型）
11.0kw（1φ-400V)
4.0kw（3φ-400V）
炉筒煙管式ボイラー（省エネ型）
6,000kg/h
3,761ｋｗ
最高 980KPa
常用 784KPa
62.5m2
都市ガス 13Ａ （9,950kcal/Nm3）
353Nm3/h
ガス専焼型（低NOX型）
11.0kw（1φ-400V)
4.0kw（3φ-400V）
炉筒煙管式小規模ボイラー（省エネ型）
2,000kg/h
1,254ｋｗ
最高 980KPa
常用 784KPa9.4m2
都市ガス 13Ａ （9,950kcal/Nm3）
118Nm3/h
ガス専焼型（低NOX型）
11.0kw（1φ-400V)
2.2kw（3φ-400V）
炉筒煙管式小規模ボイラー（省エネ型）
2,000kg/h
1,254ｋｗ
最高 980KPa
常用 784KPa
8.6m3
Ａ重油 （10,200kcal/Nm3)
115kg/h(138L/h)
オイル専焼型（低NOX型）
11.0kw（1φ-401V)
2.2kw（3φ-401V）
ステンレス製間接蒸気発生器
1,730kg/h
196kPa784kPa
第一種圧力容器
ステンレス製間接蒸気発生器
1,730kg/h
196kPa784kPa
第一種圧力容器
シエル＆チューブ型（蒸気ー水熱交喚器）
2,868kw
17.6m2
4,895kg/h（392kPa）
4,110L/min （45℃～55℃）
蒸気、温水共 980kPa
第一種圧力容器
シエル＆チューブ型（蒸気ー水熱交喚器）
2,868kw
17.6m2
4,895kg/h（392kPa）
4,110L/min （45℃～55℃）
蒸気、温水共 980kPa
第一種圧力容器
ステンレス鋼板製
SUS4441800φ×2600H
7500L（縦置型）480kw
2kg/cm2(798kg/h)
第一種圧力容器
ステンレス鋼板製
SUS4441200φ×2100
2500L（縦置型）
160ｋｗ
2kg/cm2(266kg/h)
第一種圧力容器
ステンレス鋼板製
SUS4441400φ×2700
4500L（縦置型）
290ｋｗ
2kg/cm2(482kg/h)
第一種圧力容器
ステンレス鋼板製（クラッド）
SUS444950φ×1300
1000L（縦置型）70ｋｗ
2kg/cm2(116kg/h)
第一種圧力容器

111111112222

ボイラー保守点検項目
炉筒管式ボイラー保守点検項目
点 検 作 業 項 目

１２３点検作業内定点

容期
検運転状

況の把握○

客 先 運 転 状 況 点 検運

転

日誌の点

検○

デ ー タ 異 常 の 有 無

○

準生

○

無○

部 品 等 損 傷 の 有 無○基無○

据 付 状 態 の 点 検配 管 類 支 持 の 良 否○

ボ イ ラ ー 室 の 給 気 状 況○

作 業 着 手 前 点 検本

備体・損

礎

養傷

異の常有の有４

マンホール・バーナー口
開
掃 除 口 ・ 検 査 口

放

清掃―

５

煙 管 点 検 ・ 清 掃

外観点

検―

煙管

清掃―

６

炉 内 点 検 ・ 清 掃

検―

掃―

７

電 気 系 統 点 検定○

各 端 子 点 検 ・ 増 締

○

８計ガ

計

○

計

○

９安全弁・吹出弁点検外

検○燃 料 用 ス ト レ ー ナ ー

○

バー

ナー

点

検○

点

火装置点

検

○

燃焼遮断弁・電磁弁点検

○

本ー

○

通 風 装 置 点 検ベ ル ト ・ プ ー リ ー 点 検

○

軸油

○

耐火材・バーナータイル○

１０

１１１２器類点

検燃 焼 装 置 点 検

燃焼室

点

耐火炉
絶物
壁

縁

清抵

ラ

抗ス

水圧

測面

力
観体

受・機・能

ダ点

ン

検点

パ給

検炉

壁

○

戸○

ダ ン パ ー 作 動 確 認

○

通○

爆
１３点

煙 道 ・ 煙 突 点 検発風異常

1 ページの有無備考ボイラー保守点検項目

点 検 作 業 項 目
１４１５１６点

定点

作業

内弁類

開閉

確

認

○

作動状

態

○

水 室 内 点 検 清 掃給 水 内 管 分 解 整 備―

給 水 装 置 点 検（缶水ブロー）の容期
検検

沸 水 防 止 缶 分 解 整 備

―

不着

水位

火

保

遮

護
断

装

置

○

装置

○

感

震装置

○

警

報

装置

○

安全装置・蒸気圧力器○

各制御機器機能点検

水位制御用水位検出器

○

火炎

風圧

清掃

○

イッ

チ

○

線

○

１７性 能 検 査 受 検検 査 手 続 き 代 行 ・ 受 検―１８

復業取 外 し 箇 所 の 復 旧―

異 音 ・ 異 常 振 動 の 有 無○

回

転方向の確

認

○

燃

焼状

態の判定

○

運転調整・データ採取 制

御機

能の判

定

○

起動・停

止

制

御○

圧 力 調 節 器 ・ 制 限 器

○

蒸力

○

各 計 器 に よ る 総 合 判 定

○

１９旧気

作

２０送（蒸気２１吹 出 し 装 置 点 検機２２

煤 煙 濃 度 測 定

ス
気配気圧）

作 業 終 了 時 点 検考

○
能確

認

○
○

外２３出出器

電検検備

面認

○

養 生 ・ 工 具 の 撤 収○

スイッチ・設定値の確認

○

弁○等の確

開2 ページ度確認

大気汚染防止法