仕様書

Ｍｏｄｅｌ

サージハンター モリブデン避雷器

ＮＲＲ－２４８Ｍ
ＮＲＲ－２４８ＭＺ

寿命モニター付き ２線式信号伝送用避雷器■ 形式■ 対応規格ＮＲＲ－２１２ＭＺ

ＪＩＳ Ｃ ５３８１－２１準拠
なし：通報出力なし

２線式

■ 特長

Ｚ：通報出力付き寿命モニター付き

ＤＣ１２Ｖ用■ 用途
モデム、テレメーター、発信器などのデジタル信号
シーケンサー、流量計、接点などのＯＮ／ＯＦＦ信号＊２線式ＤＣ４８Ｖ系信号用です。ライン電圧の最大値が最大連続使用電圧以下であることを確認の上、ご採用ください。

■ 性能形 式

ＮＲＲ－２４８Ｍ ＮＲＲ－２４８ＭＺ

通報出力機能通報出力なし最大連続使用電圧Ｕｃ

通報出力付き・寿命がモニターランプで判断できる。
・シンプルなモニター回路
・電池不要 （漏れ電流による発光）・通報出力端子付き （ＮＲＲ－２４８ＭＺのみ）
・超高速応答時間４ナノ秒（４×１０－９Ｓｅｃ）
・自復作用・極微少静電容量２ｐＦ以下・無続流ですから、長時間の過電圧やノイズに影響を・受けやすい精密機器の保護に最適です。
各ライン間はバランスのとれた動作電圧で無極性です。
・エレメント部をはずしても信号は途切れません。

■ ブロックダイヤグラム

ＤＣ８３Ｖ 以下

ソケット内にて接続動作開始電圧線間

放電開始電圧

各線接地間 ３５０Ｖ～８５０Ｖ インパルス電圧

防護レベル Ｕｐ 線間

９２～１１２Ｖ ９４～１１４Ｖ
１８７Ｖ（８／２０μｓ）

漏れ電流
静電容量

５μＡ以下 （最大連続使用電圧にて）
２５０ｐＦ以下Ｅ

ＤＣ５０Ｖ １００ｍＡ（抵抗負荷）
通報出力 オープンコレクタ
耐電圧 ライン－通報出力間 ＡＣ２０００Ｖ １分間

形
式：ＰＹＦ０８Ａ－Ｓ
構
造：プラグイン構造
接 続 方 式：Ｍ３ねじ端子接続（締付トルク１．２Ｎ・ｍ以下）
端子ねじ材質 ：鉄にクロメート
ハウジング材質：黒色プラスチック（難燃性）取付：直取付けまたはＤＩＮレール取付け（３５ｍｍ巾）
最大負荷電流：５Ａ以下（ソケット通過可能電流値）

ソケット部±０．３５９７１３５．５

２０１６．０８．２３

ＰＣ

４ Ａ＋
通報出力

１ Ａ－ＬＥＤ※モニター （ＮＲＲ－２４８ＭＺのみ）

ＺＤ：シリコン吸収素子
Ｌ１，Ｌ２：ライン符号
ＦＧ：フレーム グランド
ＰＣ：フォトカプラ■ 設置仕様使用温度範囲：－１０～＋６０℃
使用湿度範囲：５～９０％ＲＨ以下（結露しないこと）
寸法：Ｗ２２×Ｈ７１×Ｄ６７
重量：約６５ｇ
８－３×８
セムスねじ
端子
名称

番号

名称
シール

ライン８－１２ Ｌ１５－ ９ Ｌ２

本体
固定ねじ

接地

１４Ｅ

フレーム
グランド１３ＦＧ

通報

４１＊Ａ＋Ａ－

モニター

±０．２

１５６７１４検出回路■ 端子配列６エレメント部

３０Ｍ※ 寿命モニター（ＬＥＤ）：正常時は無色です。劣化時は赤色に発光しますので更新時期としてください。
ランプの点灯状態の詳細は補足版を参照してください。

■ 外形寸法図 （単位：ｍｍ）
６Ｍ

Ｍ：モリブデン吸収素子
Ｄ：高耐圧ダイオード
Ｅ：接地端子（Ｄ種接地）
Ａ＋，Ａ－：通報出力端子

ライン間 ５０～６０μＡにて赤色微発光■ ソケット仕様 （標準付属品）

５ Ｌ２ＺＤ

フレーム
１３グランド ＦＧ
接地端子
１００Ω
以下

各線接地間 ２ｐＦ以下

モニターランプライン

Ｌ２ ９

各線接地間 ゼロ（ＤＣ１２５Ｖにて）線間

８ Ｌ１ライン

４ｎｓ
線間

Ｄ

Ｌ１ １２

サージ電流耐量（１回線にて） ６，０００Ａ （８／２０μｓ）
応答時間

カテゴリＣ２，Ｄ１２２

取付け穴
２－Ｍ４又はφ４．５穴

４ １８

１２５９

１４ １３

符号

＊ＮＲＲ－２４８ＭＺのみ
短絡板（付属）１３－１４ 短絡用

図番 ＺＳ－３１８７

サージハンター

取扱説明書

ｉｇｈｔｎｉｎｇｒｒｅｓｔｅｒ

Ｍｏｄｅｌ

高耐圧型 サージハンター モリブデン避雷器
寿命モニター付き 計装信号用避雷器

ＮＲＲ－２□□ＭＮＲＲ－２□□ＭＺ

本器は、ライン間に特別機能としてサージ通過時やサージ吸収素子の劣化を目視できるモニターランプがあります。通報出力を利用して一般のカウンタに接続して雷サージ通過回数の把握や無人施設での通報はテレメータに接続して遠方監視するなど応用ができます。本器をより効果的にご使用いただくため、事前に下記の事項をご確認ください。

■ 各部名称 （単位：ｍｍ）■ 効果的な渡り配線

ソケット部

６

セムスねじ ８－３×８圧着端子の幅は６ｍｍ以下をご使用ください。

避雷器

被保護機器

ＥＦＧ

モニター 正常時消灯／劣化時赤色点灯
エレメント部

Ｅ パネル接地７１

固定用ねじ取り替え作業はエレメントを軽く引きながら、ねじを緩めてください。

接地 １００Ω以下

保護したい機器のフレームグランド端子ＦＧを避雷器の端子Ｅに接続してからパネル接地端子に接続すると、被保護機器には雷サージが及ばないようになります。

取り付け穴（適応ねじＭ４）
パネルに直付けの場合に、ご使用ください。
接地配線用端子（１３－１４番）
短絡板（付属）ＤＩＮレール脱着用フック
ＤＩＮレールよりソケットごと取りはずす場合、マイナスドライバーなどをご使用ください。

２２

■ 接続例

ブザーによる通報（その他、別紙ＧＲ－９参照）
直流電源 Ｂｚ
モニター

４Ｌ１

入出力 伝送器
信号

Ｌ２ＦＧ

フレーム
グランド

雷サージ

モニター

４１

１８１２８

１２５９５９１３ １４接地端子伝送器

非接地端は酸化亜鉛式で電位上昇を抑える。

入出力信号

Ｌ２
ＦＧ

１３ １４

シールド線

渡り配線

Ｌ１渡り配線

接地端子■ 使用上の注意事項（

端子１２－８，９－５はソケット内部で接続しています。直列接続の場合でも本体をはずしても信号は途切れません。

）

１）接地工事はＤ種接地（１００Ω以下）にて必ずおこなってください。
接地線は２ｍ㎡以上を使用して、避雷針アースや高圧電力アースとの共用は避けてください。
２）被保護機器の受送信回路にノイズ対策のコンデンサーや低圧のサージアブソーバがある場合、保護しきれないことがあります。
３）ネジの緩みがないように注意
雷サージ通過時ネジの緩みによるギャップがあると、接合部で放電を起し高周波および高電圧を発生します。また、避雷器の応答速度に遅れが生じたり、破損することもあります。（続流対策のない、ギャップ式避雷器との併用もしないでください。）
４）設置場所の湿度範囲は９０％以下（結露しないこと）であることをご確認ください。
５）絶縁抵抗試験時および耐電圧試験時には、漏れ電流により不良と見誤ることがありますので、関係先の了承を得て避雷器の接地端子接続線を取りはずしておこなってください。
６）取り付け時、形式の確認をおこなってください。ソケットにエレメントの形式を表示しています。

■ 定期点検の方法
・ＪＩＳ規格による直流電圧を印加して１ｍＡ時の電圧を見る方法は、ラインと接地間のモリブデン素子には、おこなわないでください。性質上、直流インパルス電圧もしくは交流電圧による方法となります。
・避雷器専用の簡易チェッカーＣＬＡ－２０００（２０００Ｖ用）をご使用ください。
・わからない間に誘導雷サージを受けている場合があります。雷シーズンの前後年２回位、定期点検の実施をお勧め致します。
交換用避雷器の手配中に被保護機器がサージを受けて破損することも考えられます。予備品の在庫をお勧め致します。

■ 保証期間仕様範囲および正常な使用状態で製造上の故障と認められる場合、１年間とします。
ただし、製品の故障や不具合などによる付随的損害の補償については、その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
２０１６．０８．２３

図番 ＴＨ－３１４４

通報機能の使い方

ＮＲＲ－２□□ＭＺ■ 応用例１ ブザーやランプの利用で早い対応ができます。
端子４番と１番間はオープンコレクタのＯＮ出力となります。
Ｂｚ

フォトカプラ
内部回路

モニター付き４ １
１２８発信器例ＬＥＤ

通過時は単発に鳴る程度
故障時は連続的に鳴る

避雷器
５９
１３ １４

ライン間素子の漏れ電流

デジタル信号ライン

極性にご注意ください。
＋側
４

電流が流れる方向

１－側
逆電圧保護ダイオード入り

接地端子■ 応用例２ テレメータに入力して遠方の監視室に避雷器の故障通報ができます。
※２ライン間に誘導雷が発生した場合、通報出力は短時間のＯＮ信号となります。
サージ通過時出力 ＯＦＦ

テレメータの場合 現場側
監視側

警報
※２

被保 Ｌ１ＩＯ 護機
器 Ｌ２Ｌ１Ｌ２避雷器

Ｌ１

Ｌ１Ｌ２Ｌ２Ｅ

Ｌ１避雷器

Ｌ２Ｅ

シールド線
Ｅ
Ｌ１，Ｌ２：ライン符号Ｚ

※１

被保護
Ｌ２ 機
ＦＧ 器
Ｌ１

Ｅ

Ｅ：接地端子（Ｄ種接地） ＦＧ：フレーム グランド

※１ Ｚ：酸化亜鉛吸収素子シールド端からの雷サージ侵入を抑えます。

ＯＮ

線間の素子が劣化の場合、通報出力はＯＮ信号が継続となります。
ＯＦＦ
劣化時出力ＯＮ（注）
サージ通過時の通報出力はサージ電流波形をフォトカプラで出力させていますので、均整のとれた出力波形ではありません。

■ 応用例３ 市販のトータルカウンタを利用してサージの侵入回数を観察することができます。
カウンタなどへ

被保護機器

４ １１２８５９１３ １４
接地端子

２０１６．０８．２３

避雷器の処理回数が判ります。
プリセット機能付きを使用すれば設定した回数に達したときメンテナンス作業指示の通告がおこなえます。
たとえば、５００回で避雷器の交換をおこなうなどカウンタは１ｋＨｚ以上の対応可能な仕様をお薦めします。
カウント数をセーブしたいときは３０Ｈｚ等を使用すると良いでしょう。

解説 ＧＲ－９ １／１