仕様書

Ｍｏｄｅｌ

サージハンター Ｒシリーズ／寿命モニタ・通報出力付き

ＲＦ－２４８ＭＺ

２線式伝送回線用避雷器
■ 形式

■ 特長
ＲＦ－２４８ＭＺ

２線式
ＤＣ４８Ｖ系

・静電容量が少なくデジタル信号用に最適・寿命がモニタランプで判断できる。
（漏れ電流による発光）・寿命の通報出力付き。
・ＤＩＮレールに取り付け可能です。
・並列接続で追加取り付け工事も簡単です。
・専用電源不要です。

通報出力付きモニタランプ付き■ 用途
通信回線 伝送ＤＣ４８Ｖ回線■ ブロックダイヤグラム■ 性能
最大連続使用電圧

Ｕｃ

８５Ｖ

動作開始
電圧

線間

９４～１１４Ｖ

線接地間

５００Ｖ以下制限電圧

線間

１８７Ｖ以下（８／２０μｓ）

線接地間±６５０Ｖ以下 （８／２０μｓ）

Ｕｐ

サージ電流耐量

１０ｋＡ（８／２０μｓ）

応答時間

４ｎｓ以下

漏れ電流
静電容量

線間

５μＡ以下 （最大連続使用電圧にて）線接地間２μＡ以下 （２５０ＶＤＣにて）線間

１６０ｐＦ以下

線接地間

２ｐＦ以下

通報出力 オープンコレクタ
耐電圧 ライン－通報出力間

ソケット
内にて接続

ライン
Ｌ１ Ｌ２

通報出力Ａ＋ Ａ－

８４Ｄ５１モニタ
ＬＥＤＰＣＺＤ

Ｄ

Ｄ：高耐圧ダイオード
ＺＤ：シリコン吸収素子
ＰＣ：フォトカプラ
Ｌ１，Ｌ２：ライン端子
Ａ＋，Ａ－：通報出力端子
Ｅ：接地端子（Ｄ種接地）

検出回路
ソケット

吸収素子

１２

ＤＣ５０Ｖ １００ｍＡ（抵抗負荷）
ＡＣ２０００Ｖ １分間

９１４１３

Ｌ１ Ｌ２ ＥＥ
ライン接地端子１００Ω以下※ 寿命モニタ（ＬＥＤ）：正常時は無色です。劣化時は赤色に発光しますので更新時期としてください。
但し、劣化時のモニタランプの点灯状態は別紙「寿命モニタ動作説明」を参照してください。

■ 対応規格ＪＩＳ Ｃ ５３８１－２１ インパルス耐久性（ライン短絡）
カテゴリＣ２（８／２０μｓ）１０ｋＡ（１０回）
カテゴリＤ１（１０／３５０μｓ）５ｋＡ（２回）■ ソケット仕様 （標準付属品）

ＲｏＨＳ指令■ 設置仕様

形式：ＰＹＦ０８Ａ－Ｓ

構

造：プラグイン構造

使用温度範囲：－１０～＋６０℃

接 続 方 式：Ｍ３ねじ端子接続（締付トルク１．２Ｎ・ｍ以下）

使用湿度範囲：５～９０％ＲＨ以下（結露しないこと）

端子ねじ材質 ：鉄にクロメート

寸法：Ｗ２２×Ｈ７１×Ｄ６７

ハウジング材質：黒色プラスチック（難燃性）

重量：約６０ｇ

取付：直取付けまたはＤＩＮレール取付け（３５ｍｍ巾）■ 外形寸法図 （単位：ｍｍ）
６ソケット部■ 端子配列６エレメント部

８－３×８
セムスねじ

１５６７２０１８．１２．１８ 更新

５２２取付け穴
２－Ｍ４又は
φ４．５穴

端子名称番号符号

８１２Ｌ１５９Ｌ２接地

１３－１４Ｅ

通報

４１Ａ＋Ａ－ライン
無極性本体固定ねじ±０．２３０８

名称
シール±０．３５９７１３５．５モニタ

４ １１２９１４ １３短絡板（付属）１３－１４ 短絡用

図番 ＺＳ－１２７６

サージハンター

取扱説明書

ｉｇｈｔｎｉｎｇｒｒｅｓｔｅｒ■ 効果的なシールド端対策

ソケット部

６

セムスねじ ８－３×８圧着端子の幅は６ｍｍ以下をご使用ください。
モニタ 正常時消灯／劣化時赤色点灯

被 ＳＡ
防Ｌ１
Ｌ２
護ＧＮＤ
機器 ＦＧ

７１

接地配線用端子（１３－１４番）
短絡板（付属）ＤＩＮレール脱着用フック
ＤＩＮレールよりソケットごと取りはずす場合、マイナスドライバーなどをご使用ください。

Ｅ※２

被保護機器のフレームグランド端子ＦＧから避雷器の端子Ｅに接続してからパネル接地に接続することで雷サージ廻り込みを防儀ます。
※モニタの点灯状況につきまして

ＲＦ－２□□ＭＺ

雷サージ並列接続例
信号ライン

Ｌ２

モニタ直列接続例
Ｌ１ １２１２５吸収素子ソケット内で接続しています。
８－５番端子でも使用できます。

ＲＦ－２□□Ｍ
１３短絡板
接地端子（付属）５警報

Ｌ１被防護機器

Ｌ２吸収素子

８９Ａ＋４
１ Ａ－８Ｌ２ ９モニタ

渡り配線

シールド線

■ 効果的な渡り配線■ 接続例※２Ｃ被防護機ＦＧ 器

ＳＡ
Ｌ１Ｌ２ＧＮＤ

ノイズ対策として１点接地をおこないますが、誘導雷対策としましては、非接地端の浮遊容量にチャージされたエネルギーがケーブルの耐圧以上の高電圧になった場合、ラインへの侵入が生じますので非接地端はＺｎＯ（酸化亜鉛式吸収素子）で電位の上昇を（参考機種ＳＥ－１００）抑えてください。

取り付け穴（適応ねじＭ４）
パネルに直付けの場合に、ご使用ください。

ＦＧ

雷サージ

大地間の電位差固定用ねじ取り替え作業はエレメントを軽く引きながら、ねじを緩めてください。

２２※１

※１ Ｅ

エレメント部

Ｌ１

ＲＦ－２□□ＭＺ

２線式伝送回線用避雷器■ 各部名称 （単位：ｍｍ）

被防護機
器

Ｍｏｄｅｌ

サージハンター Ｒシリーズ／寿命モニタ・通報出力付き

１４

Ｅ パネル接地
接地極

ＦＧ

１３短絡板
（付属）

Ｌ１，Ｌ２：ライン端子
ＦＧ：フレーム グランドライン間に誘導雷が発生した場合、通報出力は短時間のＯＮ信号となります。
劣化による漏れ電流通報の場合、通報出力は継続のＯＮ信号となります。
サージ通過時出力 ＯＦＦ
ＯＮ

劣化時出力

ＯＦＦ

ＯＦＦに戻る
ＯＮ継続ＯＮ

１４渡り配線 ※２

Ｅ パネル接地

モニタランプも同じ動作で点灯します。
詳しくは、次ページをご参照ください。

接地極
１００Ω以下■ 接続方法と使用上の注意事項
１）Ｌ１、Ｌ２端子は無極性です。また、ソケット内で配線をおこなっていますので直列接続、並列接続どちらもおこなえます。
新設の場合、または既設配線の変更可能な場合は、避雷器ソケットの端子で中継する要領で配線されることをお勧めします。
既設配線維持の場合は、できる限りサージの侵入側の端子台で配線を短くおこなってください。
２）接地工事はＤ種接地（１００Ω以下）にて必ずおこなってください。
３）避雷針アースや高圧電力アースとの共用は避けてください。
４）接地線はできる限り最短距離で２ｍ㎡を使用してください。
５）長すぎて余った接地線はループ状にしないで短く配線すること。
６）被保護機器の受送信回路にノイズ対策のコンデンサーや低圧のサージアブソーバが対接地間にある場合、動作電圧の低い方が優先されて保護しきれないことがあります。
７）接続端子ネジの緩みがないように注意してください。雷サージ通過時ネジの緩みによるギャップがあると、接合部で放電を起して高周波を伴う高電圧（フラッシオーバー現象）が発生します。また、避雷器の応答速度の遅れの原因にもなります。
８）設置場所の湿度範囲は９０％以下（結露しないこと）であることをご確認ください。
９）シールド線の場合、非接地端の対策もご検討願います。
１０）エレメントの取り付け時、形式の確認をおこなってください。ソケットにエレメントの形式を表示しています。

■ 定期点検の方法
・わからない間に誘導雷サージを受けている場合があります。雷シーズンの前後年２回位、定期点検の実施をお勧め致します。
交換用避雷器の手配中に被保護機器がサージを受けて破損することも考えられます。予備品の在庫をお勧めします。
・避雷器専用の簡易チェッカーＣＬＡ－２０００（２０００Ｖ用）をご使用ください。

■ 保証期間仕様範囲および正常な使用状態で製造上の故障と認められる場合、１年間とします。
ただし、製品の故障や不具合などによる付随的損害の補償については、その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
２０１８．１２．１８ 更新

図番 ＴＨ－１２７４－１／２

ＲＦ－２□□ＭＺ■ 寿命モニタ動作説明
本器は信号電圧より線間の動作電圧が低下したとき、信号の漏れ電流を利用してＬＥＤを赤色点灯させています。
（正常時は無色透明）
デジタル信号ラインは機器により様々な信号形態がありアナログ信号や直流電源のように連続した印加電圧でないため、劣化時のモニタは連続した点灯でなく有信号電圧時のみ点灯となります。従いまして劣化時は下記のように点灯することになります。

例１ サイクリック方式などで１ワード毎伝送の場合１ワード

１ワード

ＶｐＶｓ
ＶＬ

ライン信号
点灯

劣化時モニタ

例２ 流量計などで単発ＯＮ／ＯＦＦ信号の場合
避雷器の動作電圧 Ｖｐ
機器の信号電圧 Ｖｓ
避雷器の劣化時動作電圧 ＶＬ ＝Ｖｐ＜Ｖｓとなった場合

ＶｐＶｓ
ＶＬ

ライン信号
劣化時モニタ

例３ 警報伝送路の場合
避雷器の動作電圧 Ｖｐ
機器の信号電圧 Ｖｓ
避雷器の劣化時動作電圧 ＶＬ ＝Ｖｐ＜Ｖｓとなった場合

点灯
消灯

ＴＥＳＴ信号 ＴＥＳＴ信号ＴＥＳＴ信号

ライン信号
点灯

点灯
消灯

点灯
消灯

点灯
消灯

サージ

例４ 誘導雷サージ通過した場合
ＶｐＶｓ
ＶＬ

ライン信号
消灯

消灯

正常時モニタ点灯
点灯

劣化時モニタ点灯
消灯 点灯

例５ アナログ信号の場合
避雷器の動作電圧 Ｖｐ
機器の信号電圧 Ｖｓ
避雷器の劣化時動作電圧 ＶＬ ＝Ｖｐ＜Ｖｓとなった場合

点灯
点灯
点灯
消灯
消灯
消灯

ＶｐＶｓ
ＶＬ

劣化時モニタ

避雷器の動作電圧 Ｖｐ
機器の信号電圧 Ｖｓ
避雷器の劣化時動作電圧 ＶＬ ＝Ｖｐ＜Ｖｓとなった場合点灯

消灯

サージ
ＶｐＶｓ
ＶＬ

ライン信号消灯

正常時モニタ

劣化時モニタ

消灯
点灯

消灯

連続点灯
劣化が始まった時点より点灯■ モニタ確認方法
モニタランプテストはお手持ちの絶縁計（約１ｍＡ制限仕様のＪＩＳ規格品）にて確認できます。
（発光は１００μＡ程度より確認できます。）
避雷器本体をはずして絶縁計の１００Ｖ、又は２５０Ｖレンジにて、端子番号５－８間に直接印加してランプの点灯を確認してください。（短時間でおこなってください）■ 劣化判定方法
目視判定指示としまして雷サージ発生時以外で、モニタが連続点灯、又は信号と同期して点滅のときは、劣化と判定して交換してください。
２０１８．１２．１８ 更新

図番 ＴＨ－１２７４－２／２