PT2tw-1872

定置式可燃性氣體・有毒氣體偵測器
GD-A80 系列
GD-A80、GD-A80D
GD-A80V、GD-A80DV
GD-A80S、GD-A80DS
GD-A80N、GD-A80DN
使用說明書

使用注意事項
本儀器是偵測大氣中的可燃性氣體或有毒氣體，具有發出警報功能的氣體警報器。氣體警報器
是安全保障機器，並非對氣體進行定量和定性分析、測量的分析儀器或濃度儀器。
使用時請充分理解以下幾點，正確地使用機器:
1. 本儀器會受到非偵測對象氣體、蒸氣等的干擾。
請注意干擾引起的警報作動。此外，設置場所的環境變化（溫度、濕度等）也會引起波動。
2. 請在與機器性能相符的範圍，使用警報設定。
本儀器是符合高壓氣體保安法的設備，不到本公司標準警報設定值的警報設定可能引發誤警報。
3. 本儀器是維護安全用機器，不是控制機器。
4. 若在本儀器所使用的氣體偵測感測器的燒結體表面上附著有矽或硫化物，則氣體感應部分
的面積將減少，而可能導致靈敏度大幅地降低。
出於安全管理的考慮，即使只存在微量的矽、硫化物，也請避免使用本儀器。
5. 在保養本儀器時，連同使用說明書上記載的定期更換零件的更換調整在內，需要進行定期
檢查。此外，由於本儀器是維持安全保障的機器，建議依照法令，每 6 個月進行 1 次定期檢查和氣體校正。

目錄

1. 產品概要....................................................................................................................................................................11-1. 前言...................................................................................................................................................................11-2. 使用目的..........................................................................................................................................................11-3. 危險、警告、注意、註記的定義 ............................................................................................................11-4. 規格及防爆規格之確認方法 .....................................................................................................................1
2. 安全上的重要須知..................................................................................................................................................22-1. 危險事項..........................................................................................................................................................22-2. 警告事項..........................................................................................................................................................22-3. 注意事項..........................................................................................................................................................32-4. 安全須知..........................................................................................................................................................4
3. 產品的構成 ...............................................................................................................................................................63-1. 主機及標準配件 ............................................................................................................................................6
4. 使用方式....................................................................................................................................................................84-1. 使用注意事項.................................................................................................................................................84-2. 有關安裝場所的注意事項..........................................................................................................................84-3. 系統設計上的注意事項...............................................................................................................................94-4. 安裝方法........................................................................................................................................................104-5. 設置方法........................................................................................................................................................114-6. 配線方法........................................................................................................................................................134-7. 配管方法（※使用吸入式時）...............................................................................................................175. 操作方法..................................................................................................................................................................185-1. 啟動準備........................................................................................................................................................185-2. 啟動方法........................................................................................................................................................185-3. 偵測方法........................................................................................................................................................185-4. 結束方法........................................................................................................................................................18
6. 保養檢查..................................................................................................................................................................196-1. 檢查頻率與檢查項目 .................................................................................................................................196-2. 氣體校正方法...............................................................................................................................................216-3. 零件更換........................................................................................................................................................22
7. 關於保管、移設及廢棄 ......................................................................................................................................247-1. 保管或長期不使用時的處理 ...................................................................................................................247-2. 移設或重新使用時的處理........................................................................................................................247-3. 產品的廢棄 ...................................................................................................................................................24
8. 故障排除..................................................................................................................................................................25
9. 產品規格..................................................................................................................................................................269-1. 規格一覽........................................................................................................................................................269-2. 偵測原理........................................................................................................................................................28
10. 術語的定義 ...........................................................................................................................................................31＊註記・電纜成品外徑的一例如下所示。請用於參考值。
成品外徑會因不同廠家而有所差異，因此請務必進行確認。
線芯數
234562CVV 1.25mm
φ9.2
φ9.7φ10.5φ11.5
φ12.52CVV 2mm
φ10.5
φ11.0
φ11.5
φ12.5
φ13.5142CVVS 1.25mm
φ9.6
φ10.5
φ11.0
φ12.0
φ13.02CVVS 2mm
φ10.5
φ11.0
φ12.0
φ13.0
φ14.0

＜關於保養服務＞・本公司提供包括氣體靈敏度校正等在內的定期檢查、調整、修理等相關服務。
要製作測試用標準氣體，需要規定濃度的氣罐、氣袋等專用器具。
本公司的服務專員是由具備作業方面的專用器具、以及其他產品相關專業知識的工作人員所組成。為維持機器的安全作動，請利用本公司的保養服務。
・保養服務的主要內容如下。詳情請諮詢本公司營業部。
主要的服務內容
電源的確認

濃度顯示的確認
流量的確認
過濾器的確認
警報測試

氣體靈敏度校正
氣體警報確認

機器的清理、修繕（目視診斷）
機器的操作確認
老化零件的更換： 確認電源電壓。
確認電源指示燈亮燈。
（確認系統上能夠識別該部位。）（使用保護電源時，確認在保護電源下的作動。）： 使用零位氣體確認濃度顯示值為零（缺氧儀器為 20 9vol%）。
讀值出現偏差時，進行調零（空氣調整）。
： 確認流量顯示，再確認有無異常情形。
用外部流量計確認流量，再確認本儀器的流量顯示是否正確。流量存在偏差時，調整流量。
： 確認粉塵過濾器的髒污情況、有無堵塞。
當髒污明顯、有堵塞情況時進行更換。
： 使用警報測試功能，檢查警報電路。
・警報燈確認（確認 ALM 的作動）・外部警報確認（確認蜂鳴器等外部警報作動）： 使用測試用標準氣體校正靈敏度。
： 使用測試用標準氣體確認氣體警報。
・警報確認（確認達到警報設定值時會發出警報）
・確認延遲時間（確認發送警報前的延遲時間）・警報燈確認（確認 ALM 的作動）・外部警報確認（確認蜂鳴器或重置訊號等外部警報作動）： 確認機器外觀、蓋子、內部等的髒污、損傷，對明顯的部位進行清理和修繕。
有龜裂、破損時，更換零件。
： 操作按鍵，確認各種功能的作動，檢查參數等。
： 更換感測器、過濾器、泵等老化的零件。

208. 故障排除
本故障排除章節並未列舉所有機器故障的原因。只是簡單地敘述了常見問題的原因，以輔助客戶查詢故障原因。對於這裡沒有記載的症狀，或者進行處置依然沒有恢復時，請聯繫本公司營業所。
＜讀值異常＞ ※ 請與指示警報部一同進行處理。詳情請參照指示警報部的使用說明書。
狀況讀值處於上升（下降）狀
態無法恢復

雖然偵測點沒有氣體洩漏等異常，但也會發出氣體
警報

原因
感測器漂移

請進行調零。

存在干擾氣體

很難完全消除溶劑等干擾氣體造成的影響。關於去除過濾器等
對策，請聯繫本公司營業所。

緩慢洩漏

偵測對象氣體可能發生微量洩漏（緩慢洩漏）。如放置不理可能會造成危險狀態，請採取和氣體警報時同等的處理措施。

環境的變化

請進行調零。

存在干擾氣體

很難完全消除溶劑等干擾氣體造成的影響。關於去除過濾器等
對策，請聯繫本公司營業所。

雜訊的影響

環境有劇烈變化

應答延遲

請關閉電源後重新啟動。
當頻繁發生此類狀況時，請採取合適的雜訊對策。
若環境發生劇烈變化（溫度等），則本儀器將無法追隨，進而受到影響，有時會發生指示警報。
當環境頻繁發生劇烈變化時不能使用，因此請客戶採取合適對策。

感測器靈敏度老化

請更換為新的感測器。

粉塵過濾器的堵塞

請更換粉塵過濾器。

吸入側或排氣側管彎折、堵塞、洩漏無法進行靈敏度校正

對策

請修復有問題的部位。

吸入側的管內發生冷凝請修復有問題的部位。

校正氣體濃度不合適請準備合適的校正氣體。

感測器靈敏度老化

請更換為新的感測器。

25

9. 產品規格
9-1. 規格一覽【擴散式】<Japan Ex 規格>型
偵

號
測原

理

GD-A80接觸燃燒式或新型陶瓷式

GD-A80V

GD-A80S

GD-A80N

半導體式

熱線型半導體式

熱傳導式

大氣中的
可燃性氣體或有毒氣體

大氣中的
可燃性氣體或有毒氣體大氣中或惰性氣體中的可燃性氣體偵測對象氣體大氣中的可燃性氣體偵傳自然擴散式221.25mm 或 2.0mm
CVV・4 芯同等品
CVVS・3 芯同等品
CVVS・4 芯同等品
耐壓墊圈密封套 G3／4〔墊圈內徑〕實裝φ12、配備φ13-20～53℃（無急遽變化）
95%RH 以下（無冷凝）壁掛式、可安裝 2B (50A)管耐壓防爆結構
Ex d ⅡC T4 (Japan Ex)
約 78(W)×163(H)×105(D)mm（安裝用金屬配件除外）
約 1.0kg
Munsell 7．5BG5／2

測輸

方電式
纜電 纜 連 接 口※1使用溫度範圍使用濕度範圍構造
防 爆 構 造防 爆 等 級
外 型 尺 寸重量塗裝色

※1. 偵測器銘板上記載的環境溫度（可維持防爆性能的溫度範圍）為-40～+53℃，但偵測性能上的使用溫度範圍為-20～+53℃。

【吸入式】<Japan Ex 規格>型
偵

號測原

理

GD-A80D
接觸燃燒式或新型陶瓷式

GD-A80DV

GD-A80DS

GD-A80DN

半導體式

熱線型半導體式熱傳導式大氣中的
可燃性氣體或有毒氣體

大氣中的
可燃性氣體或有毒氣體大氣中或惰性氣體中的可燃性氣體偵測對象氣體

大氣中的可燃性氣體偵
吸傳吸入式(以外部泵單元導入)0．8～2L／min
22
1.25mm 或 2.0mm
CVV・4 芯同等品
CVVS・3 芯同等品
CVVS・4 芯同等品
耐壓墊圈密封套 G3／4〔墊圈內徑〕實裝φ12、配備φ13-20～53℃（無急遽變化）
95%RH 以下（無冷凝）壁掛式、可安裝 2B (50A)管耐壓防爆結構Ex d ⅡC T4 (Japan Ex)
約 78(W)×163(H)×123(D)mm（安裝用金屬配件除外）
約 1.0kg
Munsell 7．5BG5／2

測入輸方流電式量纜

電 纜 連 接 口
※1使用溫度範圍使用濕度範圍構造
防 爆 構 造防 爆 等 級
外 型 尺 寸重量
塗裝色

※1. 偵測器銘板上記載的環境溫度（可維持防爆性能的溫度範圍）為-40～+53℃，但偵測性能上的使用溫度範圍為-20～+53℃。

26

【擴散式】<ATEX／IECEx／UKEX 規格>
型
偵

號測原

理

GD-A80接觸燃燒式或新型陶瓷式

GD-A80V

GD-A80S

GD-A80N

半導體式

熱線型半導體式

熱傳導式

大氣中的
可燃性氣體或有毒氣體

大氣中的
可燃性氣體或有毒氣體

大氣中或惰性氣體中的可燃性氣體偵測對象氣體

大氣中的可燃性氣體

偵傳自然擴散式
221.25mm 或 2.0mm
CVV・4 芯同等品
CVVS・3 芯同等品
CVVS・4 芯同等品
耐壓墊圈密封套 G3／4〔墊圈內徑〕實裝φ12、配備φ13-20～53℃（無急遽變化）
95%RH 以下（無冷凝）壁掛式、可安裝 2B (50A)管耐壓防爆結構
Ⅱ2G Ex db ⅡC T4 Gb（ATEX/UKEX）
Ex db ⅡC T4 Gb（IECEx）
約 78(W)×163(H)×105(D)mm（安裝用金屬配件除外）
約 1.0kg
Munsell 7．5BG5／2

測輸

方電式
纜電 纜 連 接 口※1使用溫度範圍使用濕度範圍構造
防 爆 構 造
防爆等級

外重塗型

尺寸量色裝※1. 偵測器銘板上記載的環境溫度（可維持防爆性能的溫度範圍）為-40～+53℃，但偵測性能上的使用溫度範圍為-20～+53℃。

【吸入式】<ATEX／IECEx／UKEX 規格>型
偵號測原理

GD-A80D
接觸燃燒式或新型陶瓷式GD-A80DV

GD-A80DS

GD-A80DN

半導體式

熱線型半導體式

熱傳導式

大氣中的
可燃性氣體或有毒氣體大氣中的
可燃性氣體或有毒氣體大氣中或惰性氣體中的可燃性氣體偵測對象氣體大氣中的可燃性氣體偵
吸傳吸入式(以外部泵單元導入)0．8～2L／min
221.25mm 或 2.0mm
CVV・4 芯同等品
CVVS・3 芯同等品
CVVS・4 芯同等品
耐壓墊圈密封套 G3／4〔墊圈內徑〕實裝φ12、配備φ13-20～53℃（無急遽變化）
95%RH 以下（無冷凝）壁掛式、可安裝 2B (50A)管耐壓防爆結構Ⅱ2G Ex db ⅡC T4 Gb（ATEX/UKEX）
Ex db ⅡC T4 Gb（IECEx）
約 78(W)×163(H)×123(D)mm（安裝用金屬配件除外）
約 1.0kg
Munsell 7．5BG5／2

測入輸

方流電式量纜

電 纜 連 接 口
※1使用溫度範圍使用濕度範圍構造
防 爆 構 造
防爆等

級

外重塗型

尺寸
量色

裝※1. 偵測器銘板上記載的環境溫度（可維持防爆性能的溫度範圍）為-40～+53℃，但偵測性能上的使用溫度範圍為-20～+53℃。

27

10. 術語的定義

接觸燃燒式
新型陶瓷式
半導體式
熱線型半導體式
熱傳導式
初始清除
測量極限％LEL
ppm
校正內建於 GD-A80(D)的感測器的原理。
詳情請參照【9-2. 偵測原理】一項。
內建於 GD-A80(D)的感測器的原理。
詳情請參照【9-2. 偵測原理】一項。
內建於 GD-A80(D)V 的感測器的原理。
詳情請參照【9-2. 偵測原理】一項。
內建於 GD-A80(D)S 的感測器的原理。
詳情請參照【9-2. 偵測原理】一項。
內建於 GD-A80(D)N 的感測器的原理。
詳情請參照【9-2. 偵測原理】一項。
偵測器的輸出在接通電源後不久的一段時間內會發生變動。
此期間避免發出警報的功能。
偵測範圍的最大值。
以對象可燃性氣體的爆炸下限濃度(Lower Explosive Limit)為 100 的單位。
表示對象可燃性氣體的 100 萬分之 1 的濃度(part per million)的單位。
表示使用校正氣體，使機器的讀值符合校正氣體濃度值。

31

修訂記錄

版次修訂內容發行日期

0

初版(PT2-18711)

2021/10/29

1

CE 符合標準聲明變更2022/4/8

2安全須知, 符合標準聲明2023/4/7