国内向け製品カタログ

GX

船級 NK 取得品
GX-20E ～GX-200E
日本水道協会 認証登録品
GX-15E ～ GX-200E
特許番号 4701073

メタルタッチ構造によりトルク値による管理が不要になりました!
新設計のメタルタッチ構造の採用により、ボルトの締め付け作業はトルク値によって管理する必要が無くなりました。これによってトルクレンチではなくラチェットレンチ等での作業が可能です。

GX-Type

Mechanical Pipe Joint

ストラブ・グリップは登場から３0年以上もの間、様々なユーザーから支持され、幅広くご使用いただいております。
当社では、ユーザーからの多くのご意見を取り入れ、より施工管理が容易でかつ、作業性も向上させた新型カップリング『GXタイプ』を開発いたしました。

1

GX-Type

Mechanical Pipe Joint

メタルタッチ構造が確実な施工をサポートします。
従来品の高機能はそのままに、作業がよりシンプルで確実になりました。
さらに、部材の簡略化から低コスト化を実現しました。

トルク値による管理が不要です。 異種管の接続が可能です。

グリップタイプの性能を継承。

メタルタッチ構造の開発によって、トルク表面の硬さが異なるパイプ同士を接続圧力配管の脱管防止機能として高強度値で管理する必要が無くなりました。

する場合、トルク値による施工では必要素材を採用した＂グリップリング＂を装着

これによって、トルクレンチを使用して施以上に締め付けてしまう危険性がありしています。

工する必要が無くなり、一般的な六角棒

ましたが、メタルタッチ構造を採用していこのグリップリングは高い振動吸収性とレンチ（L 形）やラチェットレンチ等でも締る『GXタイプ』はその心配がありません。

剛性を併せ持つので、高水準の耐震性め付け作業が可能になりました。

能と耐脱管性能を実現しました。

異種配管

HI

VP

P-A
VL

SG

V

施工はケーシングは密着（メタルタッチ）するまでボルトを締込むだけです。

PHT-D
LP
SU確実な施工をサポートします。

グリップリング

VPS

VP20A～30AはGVPPをご使用ください。

リップ構造による止水性能の向上。

低コスト化を実現しました。

したがって作業者の熟練度やパイプの新設計のシールゴムはリップ構造になっ種類を問わず、誰にでも均等でかつ確ており、ゴムの劣化による止水性能の低従来のGタイプに比べて、軽量かつシン実な施工を行うことができます。

下を防止します。

プルな設計になっております。これにより低コスト化を実現しました。

2GX-Type

Mechanical Pipe Joint■構 造❶❹❸❷❺

❼
❻

▲標準品

❽

▲インナープレート装着品
オプション（工場装着品）

No. 部材名

材質❶ ケーシング

SUS 304❷ スライド板

SUS 301 または 304 ＊1❸ グリップリング

SUS 301 または 304 ＊2❹ 締付けボルトSUS XM7 または 304 J3 ＊3❺ 棒状ワッシャ

SUS 304❻ 棒状ナット

SUS 304❼ ゴムスリーブ

EPDM❽ インナープレート

SUS 304＊1＝GX-20～40までが SUS 301、GX-15・GX-50～は、SUS 304となります。
＊2 ＝GX-15のみ SUS 304 となります。
＊3 ＝GX-15のみ SUS 304 J3 となります。

3GX-Type

Mechanical Pipe Joint

■製品仕様
適用配管

配管用炭素鋼鋼管（SGP管・スケジュール管）
内面ライニング鋼管（ポリエチレン・硬質塩化ビニル）
ステンレス鋼管（Su管・スケジュール管）＊440A～200Aの硬質塩化ビニル管（VP・VU）
20A～ 30Aの硬質塩化ビニル管
（VP）
はGVPタ
イプをご利用ください。
ポリエチレン管には使用できません。
＊4 ＝ HIVPとHT VP にも使用可能です。

適用管サイズ 15A ～ 200A
＊5/ 右表参照

適用流体

EPDM：水、温水、空気、薬品

流体温度

EPDM：‒30℃～90℃＊6〈蒸気はご使用になれません〉＊6 ＝ 給湯配管においてインナープレートを装着した場合は、上限温度が10℃プラスされます。

使用圧力水、薬品 / 1.6MPa
空 気 / 1.0MPa
給 湯 / ～80℃の場合：1.6MPa
80℃～ 90℃の場合：1.0MPa
90℃～100℃の場合：0.3MPa（インナープレートを装着した場合）

負圧＊7‒ 0.096MPa（‒720mmHg）＊7＝ 管端隙間を空ける場合は、許容値以内であってもインナープレート装着品を推奨いたします。

＊5 代表的な耐油・耐薬品性
油および薬品

温度
（℃）

EPDM

硫酸（40％）

20○

塩酸（25％）

20○

塩酸（25％）

60

×

過酸化水素水

60

○

苛性ソーダ

60

○

アンモニア水60○

塩化カルシウム80○

炭酸アンモニウム

60

○

硫酸銅

80

○

硝酸ナトリウム

40

○

メタノール

65

○

エタノール

80

○

エチレングリコール

60

○

グリセリン

60

○

アセトン

20○

ガソリン

60×

灯油

60×

重油

60×

プロパンガス

20×メタンガス

20×

オゾン
（2％）

60○

クーラント液60○○：適合可とう角

片側±2°（両側4°）

公的許認可

日本水道協会 認証登録
（給水）
船級 NK 取得

4×：不適合GX-Type

Mechanical Pipe Joint■寸法・規格表

W■型式番号の表示例

GX-150 E

製品名称
GX ：標準品
GXB：インナープレート装着品

呼び径

ゴムの材質
E：EPDM
θDℓ

θt

L

ケーシング

締付けボルト

使用圧力

施工誤差の許容値

ゴムリップ
管端の隙間
重量
管と継手間隔
W
六角穴
外径
幅
板厚
水・薬品 空気
ネジのの傾き角
ℓ（kg）
サイズ
DLt
インナー
θ
標準品
（mm） 呼び（MPa）（MPa）（mm）（mm）（mm）（mm）
プレート付き （度）（mm） （mm）

呼び径

型式番号15A

GX-15 E

*37.020A

GX-20 E★

*48.025A* 55.0
GX-25 E ★

32A

* 66.0
GX-32 E ★

40A

* 71.0GX- 40 E ★

50A

GX-50 E

65A

* 106.0
GX- 65 E ★

80A

GX-80 E100A* 146.0
GX-100 E ★

1.42

125A

* 170.5
GX-125 E ★

150A* 195.0
GX-150 E ★

111.02.554M12102.5200A* 254.0 143.0
GX-200 E ★

3.080

M1614

*★

84.0

* 119.0★

57.50.8

47. 3

20180.17
M650.2577.0

96.0261.2

1.50.42M8637410 ～100.28

1.061.00 ～50.441.6M10* 印＝水協認証登録品です。

★印＝船級 NK 取得品です。
〈GX-20E ～ GX-200E〉

581.00 ～70.620 ～151.170 ～25

1.262.75.80 ～100 ～300 ～35±2︒

GX-Type

Mechanical Pipe Joint■施工イメージ

施工時は必ず付属の「ストラブグリップ GXタイプ 取扱説明書」をお読みください。
「取扱説明書」
は当社ホームページからもダウンロードできます。

14それぞれの管端部に取付位置のマーキングをします。

一方のボルトを一気に締め付けると、ボルトの焼き付き（カジリ）や破断する可能性があります。

25

片側のパイプに本継手を通した後、もう一方のパイプを設置したら、本継手をマーキングした位置まで移動します。

ケーシングが【メタルタッチ】の状態になっているか、目視にて確認します。

36ラチェットレンチ等で左右のボルトを交互に締めていきます。

施工の確認をし、問題が無ければ作業終了です。

6

GX■施工上のご注意●本製品はボルトを締め付ける作業の際、過度な片締めを行うと、ボルトが破損する恐れがあります。特に電動ドライバーを使用する場合は、カジリ防止のためモリブデン系のグリスを適量塗布してください。

●冷温水配管等の配管の熱伸縮を吸収できませんので、必ず別途、伸縮継手等を配置してください。
●配管内流体が凍結する場所での使用については、保温や水循環等の適切な処置を行ってください。

●地中埋設配管に使用される場合は腐食防止のため、ポリ●給湯配管では、他の箇所で漏水が発生してカップリング周エチレンスリーブまたは、ペトロラタム系防食テープで防護

辺部の保温材が含水した場合、水道水に含まれる塩素がしてください。

保温材の中で濃縮し、カップリング本体を腐食させる恐れ●製品の取付け直し、および本稼働前の試験施工で使用した程度であれば、そのままご使用できます。ただし、配管があります。
●内面ライニング鋼管の接合にご使用いただく場合には、ラインが本稼働してから数ヵ月経過した場合は、本製品を管端部に当社の「SBコアー」をご併用ください。

他の配管に使い回しすることはできません。

また、VLP-D（内外面ライニング鋼管）の場合は、さらに管●仮設配管などで継手の使い回しが必要な場合は、当社のストラブ・グリップ Gタイプのクロモリボルト仕様（SCM 435）をご使用ください。

端部の外面ライニングを除去してください。
●カップリングが許容できる可とう角（±2°）
以上にパイプが曲がらないように、何らかの支持もしくは、固定を適宜行ってください。

安全に関するご注意

商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

● 本製品は構造上、鋭利な箇所がございますので、必ず作業用手袋等を着用し、手を保護してから作業を行ってください。
● 配管のバリや管軸方向のキズはヤスリ等で滑らかにしてください。
● 取り付け作業等でご不明の点がございましたら、代理店もしくは当社までご連絡ください。

製造元

代理店

東京事業所
大阪事業所

https:// www. sb-material.co. jp/2024 年 7月改訂版