国内向け製品カタログ

日本水道協会 認証登録品
C-20ES ～ C-300ES
C-50EC ～ C-300EC
特許番号 1799475

用を700 A ンアップライ
新たに ました !
し直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に！
突発的な漏洩に素早く対応できるように開発されたこの補修クランプは、流体を止めることなく補修でき、簡単かつ軽量ですので作業性もバツグンです。

様々な用途に対応するため20A～700Aと、豊富なバリエーションを用意し簡単・迅速な作業性にお応えします。
●20A～40A

六角ボルト

ゴムスリーブ
補助
ケーシング

ワッシャ

ナットピン

ケーシング

★ C-20は形状が右図と異なります。

●50A～300A

ケーシング
棒状ナット

棒状ワッシャ

3

ケーシング

補助ケーシング

SUS 304

ナットピン

SUS 304

六角ボルト

SUS 304*1

ワッシャ

SUS 304

ゴムスリーブ

EPDM ⁄ NBR

ケーシング

SUS 304

スライド板

SUS 304

棒状ナット

S35C*2⁄ SUS 304

棒状ワッシャ

S35C*2⁄ SUS 304

ゴムスリーブ

EPDM ⁄ NBR■各部の材質
棒状ナット

六角穴付きボルトSUS 304

六角穴付きボルト SCM 435*1⁄ SUS XM7

ゴムスリーブ●350A～700A*

ケーシング■各部の材質

スライド板
六角穴付きボルト■各部の材質

スライド板

ケーシング

SUS 304

六角穴付きボルト SCM 435*1⁄ SUS XM7

ゴムスリーブ
棒状ワッシャ

スライド板

SUS 304

棒状ナット

S35C*2⁄ SUS 304

棒状ワッシャ

S35C*2⁄ SUS 304

ゴムスリーブ

EPDM ⁄ NBR（クロモリ鋼 ⁄白銀色）となります。その他、ステンレス鋼もご用意しております。
* 1. ボルトの材質は標準仕様では、20A～40AがSUS 304、50A～ 600A が SCM 435の場合は SUS 304となります。
* 2. 棒状ナット・ワッシャはボルトの材質が SCM 435 の場合は S35C、SUS 304（XM7）* 3. 700Aに限り、金属部の材質はSUS 316、ゴムスリーブはEPDMとなります。

■製品仕様

本製品は管継手として使用できません。

鋼管（白⁄黒）、内面ライニング鋼管（内外面は不可）、*4ステンレス鋼管、40A～300Aの硬質塩化ビニル管（VP・VU）* 4. HIVPとHT VPにも使用可能です。

●適用配管

ポリエチレン管には使用できません。

●適用管サイズ

20A～700A ●800A 以上はスイス製輸入品で対応可能です。

●使用圧力 *

20A ～ 400A：1.0 MPa
450A・500A：0.8 MPa
600A・700A：0.75 MPa * 6. 気体（空気・有機ガス）は全サイズ：0.7MPa

6

●流体温度

EPDM：‒30℃～ 100℃
N B R：‒20℃～ 80℃●適用流体

EPDM：水、温水、空気、薬品、蒸気 *N B R：有機ガス、油類（当社実験）、140℃で1年間程度使用可能。
* 7. 蒸気配管については、20A～150Aに限り、160℃で 3ヶ月
7●上記に含まれない流体についてはお問い合わせください。

■寸法・規格表■ストラブ・クランプ 型式番号の表示例

C-50 E S
型式記号

呼び径

ゴムの材質
E：EPDM
N：NBR

ボルトの材質S：ステンレス鋼
C：クロモリ鋼●20A～40A●50A～300A●350A～700A

Lℓℓt

EPDM ゴム仕様

tt

型式番号
呼び径ℓ

ケーシング

締付けボルト
使用圧力
ゴムリップ
間隔
N B R ゴム仕様
（穴） 標準 水・薬品 空気 重量
幅 L 板厚 t
ネジの 六角ℓ（kg）
サイズ トルク値
クロモリ ステンレス（mm）（mm）（mm） 呼び （mm）（N・m）（MPa）（MPa）
ボルト
ボルト

クロモリボルトステンレスボルト

20A―

C-20ES*―

C-20NS

25A―

C-25ES*―

C-25NS

32A―C-32ES*―C-32NS

40A―C-40ES*―C-40NS

50A

C-50EC*C-50ES*C-50NC

C-50NS

65A

C-65EC*C-65ES*C-65NC C-65NS

80A

C-80EC*C-80ES*C-80NC C-80NS

52.0

54.5

1.0

2.0

75.5

92.5

0.29
3140
1.013150A C-150EC* C-150ES* C-150NC C-150NS

0.45
0.47

M8

100.640.9150（6）150.97
1.0

100A C-100EC* C-100ES* C-100NC C-100NS
125A C-125EC* C-125ES* C-125NC C-125NS

0.40―106.01.560

M10（8）

1.09
1.97

200.7

2.1200A C-200EC* C-200ES* C-200NC C-200NS

5.2

250A C-250EC* C-250ES* C-250NC C-250NS

5.830

300A C-300EC* C-300ES* C-300NC C-300NS
350A

C-350EC

C-350ES400A

C-400EC

C-400ES C-400NC C-400NS

450A

C-450EC

C-450ES C-450NC C-450NS

500A

C-500EC

C-500ES C-500NC C-500NS

600A

C-600EC

C-600ES C-600NC C-600NS

700A―C-700ES* 印＝水協認証登録品です。

C-350NC C-350NS――140.5

2.06.290

6.6

M16 （14）

35

141.5

2.56.370
ボルト頭部の形状：

0.80.75

7.17.68.9
11.5六角ボルト
六角穴付きボルト■オプション

ゴムスリーブ材質● 20A～ 40Aのみ、ゴムスリーブの交換が可能です。
ご用命の際は右表をご参照のうえ、記号をご指定ください。
●大口径（800A～2000A）
はスイス製輸入品にて対応できます。
ただし、受注生産ですので価格と納期については、お問い合わせください。

EPDM

NBR

20A

S 4131

S 415125A

S 4132

S 415232A

S 4133

S 415340A

S 4134

S 4154■施工上のご注意●本製品は、管継手として使用できません。
●本製品は呼び径によって構造が異なります。締付け作業の際は下記に示す工具をご用意ください。

●塩ビ管は劣化により、規定のトルク値で締めても管が破損する場合があります。施工の際は、管の状態を確認し、充分にご注意ください。

▪ C-20 ～ C-40 /六角ボルト用のソケット、ラチェットレンチ●一時的に蒸気配管の補修に本製品を取り付ける場合は、▪ C-50 ～ C-300 /六角穴付きボルト用のソケット、トルクレンチ

危険ですので必ず内圧を減圧し、配管の温度を冷まして▪ C-350～C-700/六角穴付きボルト用のソケット、トルクレンチ、荷締めベルト（付属品）から作業を行ってください。

●本製品はボルトを締付ける際、過度な片締めを行うと、ボルトの破損や本体を傷める恐れがありますので充分ご注意ください。
●漏洩量が多い場合は、標準トルク値で締付けても漏れが止まらない場合があります。その場合は内圧を減圧

復旧時は、補修箇所を確認しながら圧力を上げてください。施工が不十分な場合は蒸気が吹いてヤケドをする恐れがあります。
●本製品は、緊急補修用です。また、使用条件・環境によって耐用年数は異なります。
●使い回しされる場合は、焼き付き防止のため、必ずクロモいただくか、標準トルク値の 2 倍を限度にボルトの増しリボルト仕様をご選択ください。

締めを行ってください。

20A～40A はステンレスボルト仕様のみですが、ボルトの●配管の表面が錆や塗装等の付着物によって凹凸がある場合は、除去またはパテ等で平滑にしてください。

安全に関するご注意

首とネジ部にグリスを適量塗布していただきことで、焼き付きを軽減できます。

商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

●本製品は構造上、鋭利な箇所がございますので、必ず作業用手袋等を着用し、手を保護してから作業を行ってください。
●取付け作業等でご不明の点がございましたら、代理店もしくは当社までご連絡ください。

製造元

代理店

東京事業所
大阪事業所

https:// www. sb-material.co. jp/2024 年 7月改訂版