1.福祉施設
No.2No.22
No.39
No.82

No.1
No.14
No.35
No.6960

No.4
No.23
No.46
No.85

No.7
No.24
No.49
平均値

No.8No.33
No.50
給湯負荷パターン（病院）

福祉施設

時刻別負荷パターン[％]

50403020100
22 23 24 123456

図 179 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
時刻8

福祉施設［ｎ＝18］【コメント】
・特別養護老人ホーム他における実績給湯負荷パターンは若干、突発的なデータがあるものの、概ね 6 時～16 時台までの負荷が大きくなっている。なお、平均値はガイドブック掲載の病院の給湯負荷パターンに近い傾向であるものの、早朝時間 6 時～7 時台に差異が生じている。
・NO.22 や No.46 に見える突発的な負荷は、清掃によるものと考えられ、逆洗浄や湯貯めによるものと考えられ、また、深夜時間帯に定常的に発生しいている負荷は、循環加温によるものと想定される。
・宿泊施設を要する特別養護老人ホームやショートステイタイプと日中に人が集まるデイサービスタイプは負荷パターンが若干異なる傾向である。

【備考】
給湯負荷パターン（赤太線）は業務用ヒートポンプ給湯システム設計ガイドブック「2014 年 2 月：一般財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター」より引用

1

1.1.特別養護老人ホーム他（デイサービス以外）

60

No.1
No.8
No.35
No.69

No.2
No.23
No.39
No.82

No.4
No.24
No.49
平均値

No.7
No.33
No.50
給湯負荷パターン（病院）

特別養護老人ホーム他

時刻別負荷パターン[％]

5040

30

20

100
22 23 24 1

234
図 25678

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
時刻

特別養護老人ホーム他［ｎ＝14］【コメント】
・特別養護老人ホーム他における実績給湯負荷パターンは若干、突発的なデータがあるものの、概ね 8 時～
16 時台までの負荷が大きくなっている。なお、平均値はガイドブック掲載の病院の給湯負荷パターンに近い傾向である。
・平均的には 9 時台にピークが発生し、次いで午後の 14 時台に大きな負荷が発生している。
・給湯負荷は大浴槽や機械式浴槽の数や介護レベルのランク、運用形態などによっても異なると考えられ、特に、入浴回数（週当たり）や湯の入替え回数など実態は施設により異なることに留意が必要である。

【備考】
給湯負荷パターン（赤太線）は公益社団法人空気調和・衛生工学会「都市ガスによるコージェネレーションシステム計画・設計と評価（P138～P142）SHASE M0001-1-1994」の「病院」より引用

2

1.2.特別養護老人ホーム単独

No.8

No.24

No.33

No.39

No.49

No.50

No.69

No.82

平均値

給湯負荷パターン（病院）60

特別養護老人ホーム単独

時刻別負荷パターン[％]

5040302010022 23 24 1234
図356789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
時刻

特別養護老人ホーム単独［ｎ＝8］【コメント】
・特別養護老人ホーム単独における実績給湯負荷パターンは、平均値をみてもわかるとおり、朝と昼の 2 回ピークを生じる場合が多くみられる。なお、平均値はガイドブック掲載の病院の給湯負荷パターンとは異なる。

【備考】
給湯負荷パターン（赤太線）は公益社団法人空気調和・衛生工学会「都市ガスによるコージェネレーションシステム計画・設計と評価（P138～P142）SHASE M0001-1-1994」の「病院」より引用

3

1.3.デイサービス（特養併設含）

No.14

No.22

No.46

No.85

平均値

給湯負荷パターン（病院）60
デイサービス（特養併設含）

時刻別負荷パターン[％]

50403020100
22 23 24 12345678

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
時刻

図 4 デイサービス（特養併設含）［ｎ＝4］【コメント】
・特別養護老人ホーム他とは異なり、デイサービス（特養併設含）における実績給湯負荷パターンは 18 時～翌 4 時台までの負荷が見られず、ガイドブック掲載の病院の給湯負荷パターンとも若干異なっている。
・若干、早朝の清掃などによる突発的なデータはあるが、基本的に日に何回かの高負荷状態が発生する特徴が見られる。デイサービスによる入浴はローテーションで行われるため、受け入れ人数や回転数などにより給湯負荷パターンは異なることを考慮する必要がある。

【備考】
給湯負荷パターン（赤太線）は業務用ヒートポンプ給湯システム設計ガイドブック「2014 年 2 月：一般財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター」より引用

4

2.病院（200 床以上：医療法第一条の五第１項）

No.6

No.9

No.15

No.19

No.20

No.21

No.59

No.67

平均値

給湯負荷パターン30

病院

時刻別負荷パターン[％]

2520

15105022 23 24 1234567

図 58

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
時刻

病院［ｎ＝8］【コメント】
・病院における実績給湯負荷パターンは、若干バラつきあるが、午前の 8 時～11 時台に負荷が大きく、平均値では 9 時台がピークとなっている。なお、午後は徐々に少なくなる傾向であり、平均値はガイドブック掲載の病院の給湯負荷パターンと類似している。
・22 時以降の負荷は基本的に少ないが循環加温を行っている施設においては若干の給湯負荷が発生している。

【備考】
給湯負荷パターン（赤太線）は公益社団法人空気調和・衛生工学会「都市ガスによるコージェネレーションシステム計画・設計と評価（P138～P142）SHASE M0001-1-1994」の「病院」より引用【参考】 医療法
第一条の五

この法律において、「病院」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であつて、二十人以上の患者を入院させるための施設を有するものをいう。…
２

この法律において、「診療所」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であつて、患者を入院させるための施設を有しないもの又は十九人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。

53.クリニック（19 床以下：医療法第一条の五第２項）

給湯負荷パターンNo.2630

クリニック

時刻別負荷パターン[％]

252015105022 23 24 1

23456

図6789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
時刻

クリニック［ｎ＝1］【コメント】
・クリニック（14 床）における実績給湯負荷パターンは、全体的にバラつきがあり、17 時台にピークが発生する。ガイドブック掲載の病院の給湯負荷パターンとは異なる。
・給湯箇所としては、2 系統であり、厨房（90L ﾀﾝｸ）と各階（1 階 560L ﾀﾝｸ、2 階 1,120L ﾀﾝｸ)に供給しており、使用時間帯が重なり、ピークが発生すると考えられる。

【備考】
給湯負荷パターン（赤太線）は公益社団法人空気調和・衛生工学会「都市ガスによるコージェネレーションシステム計画・設計と評価（P138～P142）SHASE M0001-1-1994」の「病院」より引用【参考】 医療法
第一条の五

この法律において、「病院」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であつて、二十人以上の患者を入院させるための施設を有するものをいう。…
２

この法律において、「診療所」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であつて、患者を入院させるための施設を有しないもの又は十九人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。

6

4.宿泊施設
4.1.ビジネスホテル

No.5

No.10

No.12

No.18

No.25

No.45

57

No.57

No.77

No.84

平均値

給湯負荷パターン30
ビジネスホテル

時刻別負荷パターン[％]

2520

15105022 23 24 1

23468

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
時刻

図 7 ビジネスホテル［ｎ＝9］【コメント】
・ビジネスホテルにおける実績給湯負荷パターンは、18 時～22 時台の給湯負荷が特に大きくなる傾向が見られる。また、6 時から 8 時台の給湯負荷も大きくなっているが、ガイドブック掲載の給湯負荷パターンよりは若干小さい傾向となっている。
・日中に給湯負荷がある施設も見られるが、これは大浴場が備えている施設によるものと考えられ、どちらかといえばシティホテルに近い形態であると考えらえる。
・大浴場の有無の他、厨房での給湯利用も踏まえ、使用実態により給湯負荷パターンが異なることを考慮する必要がある。

【備考】
給湯負荷パターン（赤太線）は業務用ヒートポンプ給湯システム設計ガイドブック「2014 年 2 月：一般財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター」より引用

7

4.2.シティホテル

No.13

No.72

平均値

No.76

給湯負荷パターン30

シティホテル

時刻別負荷パターン[％]

252015105022 23 24 123456

図 8789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
時刻

シティホテル［ｎ＝3］【コメント】
・シティホテルにおける実績給湯負荷パターンは、6 時～8 時台、18 時～23 時台に大きくなる傾向が見られ、概ねガイドブック掲載の給湯負荷パターンに近い傾向となっている。
・ビジネスホテルとの差異は大浴場の有無、宴会場の厨房利用によるものと考えられ、日中においても給湯負荷が発生する特徴がある。
・シティホテルはビジネスホテルよりも遅めにチェックアウトする利用者が多い傾向があるため、午前中の給湯負荷は 11 時頃まで大きくなっている。

【備考】
給湯負荷パターン（赤太線）は公益社団法人空気調和・衛生工学会「都市ガスによるコージェネレーションシステム計画・設計と評価（P138～P142）SHASE M0001-1-1994」の「ホテル」より引用

8

4.3.リゾートホテル

No.79

No.81

平均値

30

リゾートホテル

時刻別負荷パターン[％]

252015105022 23 24 123456

図 9789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
時刻

リゾートホテル［ｎ＝2］【コメント】
・リゾートホテルにおける実績給湯負荷パターンは、件数が 2 件であるものの、14 時から負荷が大きくなり、17 時台がピークとなっている。以降 24 時台まで負荷は発生している。
・大浴場やレストランを有していることから、24 時間運用する事もあり、早朝 5 時から 13 時までも定常的な負荷が見られる。

94.4.温泉旅館

No.75

No.78平均値

30

温泉旅館

時刻別負荷パターン[％]

252015105022 23 24 123456

図 10789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
時刻

温泉旅館［ｎ＝2］【コメント】
・温泉旅館における実績給湯負荷パターンは、件数が 2 件であるものの、早朝から日中を通して負荷が発生している。
・No.78 ののピークは 13 時となっているが、これは清掃等（湯張り）によるものと考えられる。
・No.75 は深夜帯も負荷が見られるが、これは 24 時間運用による給湯加温負荷と考えられる。

10

4.5.給湯箇所種別による分類
4.5.1. 宿泊施設（大浴場・客室浴槽）
No.5

No.10

No.13

No.75平均値

給湯負荷パターン（ホテル）30

宿泊施設（大浴場・客室浴槽）

時刻別負荷パターン[％]

25
茶：ビジネスホテル

20

青：シティホテル
緑：温泉旅館

15105022 23 24 1

234

図 115678

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
時刻

宿泊施設（大浴場・客室浴槽）［ｎ＝4］【コメント】
・宿泊施設（大浴場・客室浴槽）における実績給湯負荷パターンは、7 時～10 時台、16 時～23 時台に大きくなる傾向が見られ、概ねガイドブック掲載のシティホテルの給湯負荷パターンに近い傾向となっている。
・大浴場を有しているため、日中においても給湯負荷が発生する特徴がある。

【備考】
給湯負荷パターン（赤太線）は公益社団法人空気調和・衛生工学会「都市ガスによるコージェネレーションシステム計画・設計と評価（P138～P142）SHASE M0001-1-1994」の「ホテル」より引用

114.5.2. 宿泊施設（客室浴槽・厨房）

No.12

No.18

No.45

No.57

No.72

No.76

No.77

No.84

平均値

給湯負荷パターン（ビジネスホテル）

30
宿泊施設（客室浴槽・厨房）

時刻別負荷パターン[％]

252015105022 23 24 12345678

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
時刻

図 12 宿泊施設（客室浴槽・厨房）［ｎ＝8］【コメント】
・宿泊施設（客室浴槽・厨房）における実績給湯負荷パターンは、19 時～23 時台の給湯負荷が特に大きくなる傾向が見られる。また、5 時から 8 時台の給湯負荷も大きくなっており、ガイドブック掲載のビジネスホテルの給湯負荷パターンに近い傾向となっている。
・夜間の負荷形態は施設ごとの差異はあまりないが、早朝の負荷は施設ごとに異なるため、厨房での給湯利用も含め、使用実態により給湯負荷パターンが異なることを考慮する必要がある。

【備考】
給湯負荷パターン（赤太線）は業務用ヒートポンプ給湯システム設計ガイドブック「2014 年 2 月：一般財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター」より引用

12

4.5.3. 宿泊施設（大浴場・客室浴槽・厨房）※再掲：リゾートホテル

No.79

No.81

平均値

30

宿泊施設（大浴場・客室浴槽・厨房）

時刻別負荷パターン[％]

252015105022 23 24 123

図 13456789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
時刻

宿泊施設（大浴場・客室浴槽・厨房）［ｎ＝2］【コメント】※リゾートホテルより引用
・宿泊施設（大浴場・客室浴槽・厨房）における実績給湯負荷パターンは、件数が 2 件であるものの、14 時から負荷が大きくなり、17 時台がピークとなっている。以降 24 時台まで負荷は発生している。
・大浴場やレストランを有していることから、24 時間運用する事もあり、早朝 5 時から 13 時までも定常的な負荷が見られる。

135.飲食店

30

No.28
No.58

No.37
No.64

No.38
No.65

No.42
No.83

No.43
平均値

No.51

飲食店

時刻別負荷パターン[％]

252015105022 23 24 123456
図 14789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
時刻

飲食店［ｎ＝10］【コメント】
・飲食店における実績給湯負荷パターンは、平均値を見ると 14 時台と 21 時台に負荷が大きくなっている。
・8 時～10 時台に給湯負荷が大きくなる施設は、開店時間が比較的に早いファストフード等である。
・No.51 については、深夜時間帯においても負荷が見られるが、これは営業時間が朝の 5 時までのためである。
・飲食店では基本的に洗浄に伴う給湯利用が多いため、施設の混雑時より数時間遅れたタイミングで給湯負荷が大きくなる傾向である。

145.1.ファストフード

No.38

No.58平均値30飲食店（ファストフード）

時刻別負荷パターン[％]

252015105022 23 24 12345
図 156789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
時刻

ファストフード［ｎ＝2］【コメント】
・ファストフードにおける実績給湯負荷パターンは、件数が 2 件であるものの、平均値を見ると 8～10 時台、16～19 時台、21 時台に大きくなる傾向である。
・ファストフードの特徴として他の飲食店とは異なり、早朝の時間帯に負荷が大きくなる傾向がある。これは営業時間がファミリーレストランなどよりも早いためと考えられる。
・飲食店では基本的に洗浄に伴う給湯利用が多いため、施設の混雑時より数時間遅れたタイミングで給湯負荷が大きくなる傾向である。

【参考】・No.38：ファストフード

・No.58：ドーナツチェーン（営業時間）
・No.38：不明

・No.58：9:00～22:00

15

5.2.ファミレスチェーン

No.28

No.37

No.42No.51

No.65No.83

平均値

30

飲食店（ファミレスチェーン）

時刻別負荷パターン[％]

252015105022 23 24 123456789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
時刻

図 16

ファミレスチェーン［ｎ＝6］【コメント】・ファミレスチェーンにおける実績給湯負荷パターンは、平均値を見ると 14 時台と 21 時台に負荷が大きくなっている。
・No.51 については、深夜時間帯においても負荷が見られるが、これは営業時間が朝の 5 時までのためであり、NO.65 の 1 時台の負荷は、0 時半まで営業している焼肉チェーンの閉店作業によるものと考えられる。
・飲食店では基本的に洗浄に伴う給湯利用が多いため、施設の混雑時より数時間遅れたタイミングで給湯負荷が大きくなる傾向である。

【参考】・No.28：レストラン（バイキング）

・No.37：回転寿司

・No.42：餃子チェーン

・No.51：ファミリーレストラン

・No.65：焼肉チェーン・No.83：ファミリーレストラン

・No.28：11:00～22:30

・No.37：不明

・No.42：11:00～23:00

・No.51：10:00～5:00

・No.65：11:00～0:30

・No.83：不明（営業時間）

16

5.3.大学食堂

No.6430

飲食店（大学食堂）

時刻別負荷パターン[％]

252015105022 23 24 12345678

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
時刻

図 17

大学食堂［ｎ＝1］【コメント】
・大学食堂における実績給湯負荷パターンは、件数が 1 件であるものの、他の飲食店と異なり 8 時台、11 時台、13 時台、18 時台に負荷が大きくなっている。
・負荷パターンを見る限り、夕食も提供している営業形態と考えられるが、昼食のみの提供といった食堂も多々あるため、使用実態を考慮する必要がある。
・飲食店では基本的に洗浄に伴う給湯利用が多いため、施設の混雑時より数時間遅れたタイミングで給湯負荷が大きくなる傾向である。

176.温浴施設

No.47

No.48

No.54

No.55

No.62

No.66

No.68

平均値

35

温浴施設

時刻別負荷パターン[％]

30252015105022 23 24 1234567

図 1889 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
時刻

温浴施設［ｎ＝7］【コメント】
・温浴施設における実績給湯負荷パターンは、15 時～20 時に大きくなる傾向が見られるものの、日中を通して比較的になだらかな傾向となっている。
・突発的な負荷は、おそらく逆洗浄、清掃等による負荷によるものと考えられ、深夜時間帯の負荷については 24 時間営業ということも考えられるが、概ね循環加温によるものと想定される。

【参考】営業時間
・No.47：平日 9:00～24:00

土日祝 8:00～24:00

・No.48：10:00～25:00
・No.54：9:00～23:00
・No.55：10:00～21:00・No.62：不明
・No.68：10:00～25:00

187.学校給食センター

No.56

No.60

No.61

平均値

給湯負荷パターン

35

学校給食センター

時刻別負荷パターン[％]

302520151050
22 23 24 12345

図 196789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
時刻

学校給食センター［ｎ＝3］【コメント】
・学校給食センターにおける実績給湯負荷パターンは、8 時台から負荷が発生し、特に 13～15 時台に大きくなっている。なお、平均値はガイドブック掲載の学校給食センターの給湯負荷パターンに近い傾向である。
・午前に発生する負荷は調理に係る給湯利用と考えられ、午後の負荷は洗浄による給湯利用と考えられる。

【備考】
給湯負荷パターン（赤太線）は現行ガイドブックに掲載している実測データ「給食センター」を引用

19

8.寮

No.31

No.40

No.63

No.71

平均値

30

寮

時刻別負荷パターン[％]

252015105022 23 24 12345678

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21時刻

図 20寮［ｎ＝4］【コメント】
・寮における実績給湯負荷パターンは、6～7 時台、17 時台、20～21 時台に大きくなっているが、実績データの 4 件の負荷傾向は施設により少し異なっている。それぞれは居住者の、朝、帰宅時、就寝前の入浴による影響と考えられる。
・居住者の利用だけではなく、大浴場や内風呂の有無、厨房の有無により負荷形態が異なると考えられるため、留意が必要である。

20

9.ゴルフ場施設

No.11

No.16

No.17

No.44

平均値

30

ゴルフ場施設時刻別負荷パターン[％]

2520151050
22 23 24 123456

図 21789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
時刻

ゴルフ場施設［ｎ＝4］【コメント】
・ゴルフ場施設における実績給湯負荷パターンは、9 時台と 13 時～16 時台の負荷が大きくなっている。
・9 時台の負荷は洗浄や湯張りによるものと考えられ、午後の負荷は入浴に伴う給湯利用となっている。

21

10.スーパー等物販施設

No.29

No.52

No.53

平均値

30

スーパー等物販施設
25

時刻別負荷パターン[％]

緑：ショッピングセンター

20

15

1050
22 23 24 1

2345

図 22

678

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
時刻

スーパー等物販施設［ｎ＝3］【コメント】
・スーパー等物販施設における実績給湯負荷パターンは、7 時台と 12 時台、16 時～18 時台の負荷が大きくなっている。
・7 時台の負荷は仕込みによるものと考えられ、9 時以降は調理、清掃に伴う負荷と想定される。
・スーパー等物販店舗については規模にもよるが、モールなどのレストラン街などを除くと使用される給湯量はそれほど多くはない。

22

11.温水プール
No.36

No.73

No.80No.86

平均値

30温水プール

時刻別負荷パターン[％]

252015105022 23 24 123456

図 1789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
時刻

温水プール［ｎ＝4］【コメント】
・温水プールにおける実績給湯負荷パターンは、件数が 3 件であるものの、10 時から負荷が大きくなり、特に 16 時台、18 時～19 時台に大きくなる傾向である。なお、これらは温水プールの加温には使用されていないと考えられ、主にシャワー、大浴場への給湯となっている。
・No.36 は温水プールのみの施設であり、18 時～19 時台に顕著に負荷が大きくなる。
・No.73 はフィットネスクラブであり、8 時から負荷が発生し 21 時まで定常的な負荷が発生している。
・No.80 はホテル併設型の温水プールであり、浴場の他、ジャグジーや露天風呂等の給湯利用も含まれている。
・No.86 は温水プールの循環加温のみの負荷であるため、他建物とは異なり、施設利用開始の 8 時～9 時にピークが発生している。
なお、No.86 の計測ポイントは温水プール循環系統の熱交換器と温水ヒーター間の一次側の流量・温水（往・還）温度となっているが、熱交換器での熱ロスは無いものとし、一次側熱量＝給湯負荷と想定している。

23

12.結婚式場

No.70
30

結婚式場

時刻別負荷パターン[％]

252015105022 23 24 123456

図 24

789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
時刻

結婚式場［ｎ＝1］【コメント】
・結婚式場における実績給湯負荷パターンは、件数が 1 件であるものの、10 時台、13 時台、16 時台、19 時台とに大きくなる傾向である。これは式のスケジュール（回転数）による負荷と考えられる。
・給湯利用箇所としては、厨房利用がほとんどである。

24