電線共同溝 共用ＦＡ方式
さや管ヤリトリ継手
施工手順書

平成２７年６月

塩化ビニル管・継手協会

1目次

1.

接合工具 準備

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

2.

準備として ヤリトリ配管寸法 事前確認

3.

ヤリトリ配管寸法 測定

4.

ボディ管 ・ さや管 調整管を作製

5.

さや管ヤリトリ継手 接続

6.

ボディ管 配管

7.

さや管 接続 → ボディ管 配管 → 配管完了

8.

さや管ヤリトリ継手 ・ ボディ管調整管 ・ さや管調整管 寸法根拠 ・・ 89.

出来形管理 確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
・・・・・・・・・・・・・・・ 7

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9

さや管ヤリトリ継手を使用時 注意点
１．ハンドホール間（1１．ハンドホール間（1 路線）で 1 箇所 使用です。2使用です。2 箇所以上また 補修 使用 不可です。
２．ハンドホール間（1２．ハンドホール間（1 路線） 起点側また 終点側 どちらか片方 端末用さや管【1100
端末用さや管【1100 ㎜】 、必ず奥まで差し込んで下さい。
３．施工後 出来形管理（さや管 伸縮長を考慮したさや管端位置） 、 やかに工事発注者（担当者）とやかに工事発注者（担当者）とご確認下さい。【『出来形管理 確認』参照】確認』参照】
４．さや管ヤリトリ継手
４．さや管ヤリトリ継手 切断使用 厳禁です。また、調整管 長さ寸法 厳守でお願いします。

1.接合工具 準備
管 切断、接続など 作業に用いる工具を下記に示します。
あくまでも標準的な工具です で現場 状況に合致した工具を選択してください。

1.接合工具・ワイヤー式荷締機 又又

チェーン式レバーブロック (0.5～1.0ｔ)

2 セット挿入機

・ワイヤーロープ 又

スリング（帯）・ベルトレンチ・専用潤滑剤（V ソープ）、刷毛・専用接着剤（カラータフダインブルー又 タフダイン青）、刷毛
2.切断工具・ディスクグラインダ
・電動丸 こ 、ジグソーなど

3.面取り工具 ・面取り機
・ディスクグラインダ・ヤスリ など
4.一般工具・スケール・油性ペン 又

油性マジック・ウエス
・帯テープ → 切管時も標線記入用・管台（角材）→ 切断時 破損防止
※参考写真

ベルトレンチ挿入機（参考）12.準備として・・・ヤリトリ配管寸法 事前確認
1）ボディ管受口間 基準寸法
基準寸法

最小 2750 ㎜ ～ 最大 5000 ㎜ に合わせます。に合わせます。

※事前に基準寸法に合わせるため、調整配管※事前に基準寸法に合わせるため、調整配管が必要となります。
調整配管が必要となります。
2）さや管 飛出し長さ
飛出し長さ

150 ㎜ とします。とします。

※事前に飛出し長さを※事前に飛出し長さを計算して調整してください。
※さや管 飛出し長さが飛出し長さが 150 ㎜以上 場合 、切断加工し差口、切断加工し差口にて調整してください
差口にて調整してください。
にて調整してください。
※基準寸法内 さや管 、受口、受口 - 受口 また差口 – 受口 とする。（×とする。（×差口る。（×差口 – 差口）
差口）
注意 さや管ヤリトリ継手が受口-差口 為●さや管 調整配管イメージ図
調整配管イメージ図
ボディ管

さや管

さや管 受口 場合
150

ボディ管（調整）

ボディ管

受口

さや管（調整）

さや管

さや管 差口 場合
150

ボディ管（調整）

ボディ管

切断 ↓差口さや管（調整）

さや管●両方差口 場合 、さや管ソケットを使用し受口部をつくる

150

ボディ管

さや管ソケット
(既製品)

受口

差口さや管

2

ボディ管

3.ヤリトリ配管寸法 測定
1）ボディ管受口間 測定値が、測定値が、 最小 2750 ㎜ ～ 最大 5000 ㎜ 内であるか確認をする。
例）ボディ管受口間測定値が、 2750 ㎜①さや管 配管状況②さや管 配管状況

場合

受口 – 受口
差口 – 受口①さや管 配管状況 受口 - 受口
ボディ管

150

150
受口※

ボディ管

受口※

※系統番号を記入する

2450

さや管

さや管

2750

②さや管 配管状況 差口 - 受口
ボディ管150150ボディ管

受口※差口※※系統番号を記入する
さや管

2450
2750

注意

さや管

さや管飛出し量を 150 ㎜にする。
飛出し量が長すぎるとボディ管がさや管に当たりヤリトリ配管が困難となる。

3

4.ボディ管・さや管 調整管を調整管を作製 【測定結果 2750 ㎜ 場合】
1）ボディ管 調整管
・φ250
250

場合、 ()内 φ200
200算出例） 2750 ㎜ – 160 ㎜ ＝ 2590 ㎜
2590 ㎜ ÷ 2 ＝1295 ㎜

寸法{測定結果 - 160(240)}÷2

スライド管

1295(1255)

1295(1255)

ボディ管調整管

ボディ管調整管

・ボディ管調整管 両端 、必ず外面取りを行い標線を記入してください。
・スライド管及びボディ管に たっぷり滑剤を塗布し配管してください。
2）さや管 調整管
・さや管φ
さや管φ50 φ30 条数分作製

算出例）2450
算出例）2450 ㎜ – 190 ㎜ ＝2260 ㎜ （※条数分作製）①さや管 配管状況 受口 - 受口 場合

2260

1610
1500

110

寸法測定結果－190
さや管調整管さや管やりとり継手

さや管調整管 両差口にて作製②さや管 配管状況 差口 - 受口 場合

2260

1610
1500

寸法測定結果－190
さや管調整管さや管やりとり継手

さや管調整管 受口付にて作製

・さや管調整管 、φ、φ30・30・φ50 ともに寸法測定結果 -190 ㎜にて作製する。
・さや管調整管 差口部 、必ず内面取りを行ってください。
・さや管調整管作製後 、さや管ヤリトリ継手にそ まま挿入する。
4110

5.さや管ヤリトリ継手 接続 【測定結果 2750 ㎜ 場合 さや管配管状況 受口 - 受口】
1）さや管ヤリトリ継手 差口部より接続

さや管やりとり継手

さや管調整管

系統番号を記入する

系統番号を記入する

ボディ管

ボディ管

さや管

さや管※さや管 同じ系統番号同士を接続するよう注意する

さや管ヤリトリ継手 接続

5

6.ボディ管 配管 【測定結果 2750 ㎜ 場合】
1）ボディ管 配管 、さや管を上部に上げながら配管する。
測定結果 - 160(240)2590(2510)
スライド管

ボディ管調整管

ボディ管調整管

さや管やりとり継手※掘削 長さが短いと配管が出来ない為、事前に確認をお願いします

注意

ボディ管配管後、挿入機 取付けたままにしておく （抜け防止 ため）6

7.さや管 接続 → ボディ管 配管 → 配管完了
1）さや管 接続
ボディ管

スライド管

さや管

さや管やりとり継手

ボディ管

さや管

※さや管を系統番号同士で接続する

2）ボディ管 配管
ボディ管

スライド管

さや管

さや管やりとり継手

ボディ管

さや管

注意
抜け防止 ため挿入機 ボディ管に取付けた状態にしておく

3）配管完了
ボディ管

さや管

※挿入機

ボディ管

スライド管

さや管やりとり継手

2 箇所分必要となります
7さや管8.さや管ヤリトリ継手 ・ ボディ管調整管 ・ さや管調整管 寸法根拠
寸法根拠
●さや管ヤリトリ継手 寸法根拠

1610(やりとり継手)※1200挿入しろ
2260(さや管調整管)さや管伸縮（引抜き必要量）
さや管伸縮（引抜き必要量） 考え方※移動 300 + 熱伸縮 150 + 地盤変位 210 + 施工上必要な長さ 300 + 施工誤差 60＝ 1020 ㎜ ＜ 1200 ㎜ 挿入しろ

●ボディ管調整管 寸法根拠
φ200 ： 調整管控除長さ （スライド管有効長） - 挿入しろ × 2（10001000 – 190 × 2） - 190 × 2＝ 620 – 380 ＝ 240 ㎜
φ250 ： 調整管控除長さ （スライド管有効長） - 挿入しろ × 2（1000 – 210 × 2） - 210 × 2＝ 580 – 420 ＝ 160 ㎜●さや管調整管 寸法根拠

【φ30 ・ φ50 共】

さや管調整管控除長さ ： ヤリトリ継手全長 – 伸縮しろ - 挿入しろ × 2
1610 – 1200
1200 – 110 × 2 ＝ 190
190 ㎜
●そ 他

さや管スペーサー 紹介

さや管スペーサー使用

さや管スペーサーを使用すると さや管 配列状態が保たれるため施工性が良い
配列状態が保たれるため施工性が良い
8

9.出来形管理 確認

9