Midas Gas Detector

吸引型有毒ガス検知器

マイダス − MIDAS −半導体・太陽電池・液晶材料ガス・可燃性ガス・有毒ガス
マイダスは信頼性の高いセンサーを搭載し、豊富な機能により、半導体製造、化学プラント、重工業、研究施設、排水施設など、多くの業界のガス検知に適しています。
センサーカートリッジを交換すれば、すみやかにご希望のガスを検知します。

35種類以上の検知ガス調整済みセンサーカートリッジ
現場調整が不要
センサーカートリッジの交換のみで様々なガスに対応
ネットワーク遠隔操作

LANケーブル受電駆動（PoE）
センサー寿命2年
最大30m吸引ポンプ内蔵

3種類のリレー接点
アナログ/デジタル外部出力

CEマーク適合見やすい大型液晶画面
液晶画面にマルチカラーバックライトを搭載。

３色の高輝度LEDが機器の状態を素早く知らせます。
大型液晶画面には濃度の他、機器の状態を示す様々なアイコンを配置し、直感的に警報状態、動作状態を把握することができます。

自由自在なガス検知
センサーカートリッジを交換することで、マイダス1台で様々なガスに対応！

調整済みのため現場調整は不要です。

ガス検知のイニシャルコスト、ランニングコストを大幅に削減可能です。
最大30m吸引の強力な送気ポンプを内蔵し、離れた現場のガスを安全にセンサーカートリッジに供給します。

ネットワークを利用した遠隔操作
マイダスはパワーオーバーイーサネット（PoE）通信により、インターネットに接続されたパソコン、タブレット端末などから、専用WEBサイトを通じて、どこからでも状態を確認できます。
また、PoE通信での電源供給も可能で煩雑な配線作業は必要ありません。

簡単に低コストで高度な安全管理を実現できます。

遠隔操作項目一覧
閲覧

設定

模擬テスト

調整

機器一般情報ガスタイプ変更

バンプテスト（点検用：警報機能停止）

ゼロ点調整

警報設定

警報作動テストスパン調整

故障＆リレー

故障作動テスト

流量調整

校正証明書

パスワード

インヒビット（特定機能を停止）

4-20mA調整

エラーコード一覧

日付/時間

4-20mAテスト

警報・イベント履歴熱分解装置で特殊ガスも検知

熱分解装置 マイダスパイロライザー

熱分解装置マイダスパイロライザーは、三フッ化窒素NF₃やフロン類ガスをフッ化水素HFに熱分解し、マイダスのHFセンサーで検知させる装置です。
（検知可能フロン類：C₄F₆ , C₅F₆ , CH₂F₂ , CH₃F）※パイロライザーを使用すると動作温度が上がるため、標準のマイダス保護カバーから換気用カバー（オプション型式：MIDAS-A-103）に必ず付け換えてください。

製品仕様
寸法/質量（H×W×D）

電源

消費電力

マイダス

150ｘ65ｘ153mm/0.8kg

NF₃用パイロライザー

70x63x85mm/0.4kg

フロン類用パイロライザー

100x101x140mm/1.4kg

NF₃＆フロン類用パイロライザー

132x60x98mm/1.2kg

動作電圧

定格24VDC±10%

パワーオーバーイーサネット（PoE）動作電圧

定格48VDC

マイダス

5Ｗ以下

マイダス＋パイロライザー

12.95W以下

マイダス＋LonWorks

8W以下

マイダス＋パイロライザー＋LonWorks
警報出力（３種リレ−）
外部出力

アナログ出力デジタル出力認証
ポンプ
サンプリング距離
チューブ要件
使用温度
線材要件
遠隔操作

保証

構造
付属品

PoE

(IEEE 802.3af準拠)

15.95W以下
アラーム１/アラーム２/故障時（NO、NC、ラッチ任意変更可能）1.0A＠30VDC又は0.5A＠125VAC
4-20mA

3線式シンク、3線式ソース、4線式絶縁

Modbus®, TCP Ethernet, Power over Ethernet (PoE)
LonWorks®（オプション型式:MIDAS-T-LON）

データ通信

RC232C, PPPプロトコル

欧州規格

ＣＥマ−ク：EN 50270:2006 (Type 2)

環境規格

ETL承認UL61010-1 Ed:3

電気規格

IEEE

流量／輸送時間

0.5L/分／2〜30秒以内（輸送時間はチューブ要件に依存）

吸気最大30m（FEPチューブ使用時）
エアーフィルターの併用を推奨

排気最大30ｍ

吸気外径6.35mm×内径3.18(mm)（1/4×1/8インチ）、FEPチューブ推奨

排気外径6.35mm×内径4.76(mm)（1/4×3/16インチ）、FEPまたはPPチューブ推奨

マイダス

0〜40℃

マイダス＋パイロライザー

0〜30℃

4-20mA/DC電源／リレ−

2線式 最大14AWG

EN 61000-6-4: 2007802.3af−2003

デジタル出力カテゴリー5ケーブル又は同等品、RJ45コネクタ

インターネット

インターネットブラウザによる操作

制御器本体

1年

センサカ−トリッジ

2年

パイロライザー

1年/期待寿命1年

吸引ポンプ

1年/期待寿命2年取り付け方法

壁面取付用ネジ穴2箇所またはDINレール（オプション型式MIDAS-A-036）

保護カバー／シャーシ材質

塗装鋼板/亜鉛メッキ鋼

取扱説明書（和文・英文）、チューブ、ダクトアダプター

注文型式
本体

熱分解装置マイダスパイロライザー
品

名型式

品

名型式

マイダス本体制御部

MIDAS-T-004

NF3用パイロライザー

MIDAS-T-00P

ダストフィルター

780248

フロン類用パイロライザー

MIDAS-T-HTP

ダストフィルター（腐食性ガス用）

1830-0055

NF3＆フロン類兼用パイロライザー

MIDAS-T-0P3

ダストフィルター（腐食ガス用、使い捨て） 1991-0147

換気用カバー（黒色）MIDAS-A-103

DINレールマウントキット※パイロライザーを使用する場合は、換気用カバーを必ず装着して下さい。

MIDAS-A-036

検知部仕様 ※マイダスをご注文される際は制御部に加えて下記の検知部の型式をご選定ください。
型番

検知ガス

測定レンジ（ppm）

分解能（ppm）

検出限界(ppm) ＊１

MIDAS-E-NH3

アンモニアNH₃0〜1000.1

9MIDAS-E-ASH

アルシン

ASH₃0〜200ppb

1ppb

18ppb

ゲルマン

GEH₄0〜800ppb

1ppb

70ppb

三塩化ホウ素BCL₃0〜810.24

ジクロロシラン

SiH₂CL₂0〜810.72

臭化水素

HBr

0〜810.72

塩化水素

HCL

0〜810.72

MIDAS-E-HCH

塩化水素（高濃度）

HCL

0〜1511.5

MIDAS-E-HFX

三フッ化ホウ素 ＊5

BF₃0〜80.10.72

フッ化水素 ＊5

HF

0〜120.11.05

六フッ化タングステン ＊5

WF₆0〜120.11.05

MIDAS-E-XHF

三フッ化窒素 ＊２ ＊5

NF₃0〜400.1

3.6

MIDAS-E-BR2

臭素

Br₂0〜0.40.010.036

二酸化塩素

CLO₂0〜0.40.010.036

MIDAS-E-CO2

二酸化炭素

CO₂0〜2.0%

0.01%

0.15%

MIDAS-E-COX

一酸化炭素

CO

0〜1000.1

9MIDAS-E-HAL

塩素

CL₂0〜2.00.010.18

フッ素

F₂0〜4.00.01

0.36

MIDAS-E-B2H

ジボラン ＊5

B₂H₆0〜400ppb

1ppb

36ppb

MIDAS-E-H2X

水素（電気化学式）

H₂0〜1,000

190

MIDAS-E-HCN

シアン化水素HCN

0〜200.11.8

MIDAS-E-H2S

硫化水素

H₂S0〜400.13.6

MIDAS-E-LEL

水素（接触燃焼式）

H₂0〜100%LEL

1%LEL

6.5%LELメタン（接触燃焼式）CH₄0〜100%LEL

1%LEL

6.5%LEL

MIDAS-E-NOX

一酸化窒素

NO0〜1000.19MIDAS-E-NO2

二酸化窒素

NO₂0〜120.01

1.05

MIDAS-I-N2O ＊３

亜酸化窒素（笑気ガス）

N₂O

0〜1,000

10100

MIDAS-L-O2S ＊6

酸素O₂

0〜25.0%0.1%v/v

0.2%v/v

MIDAS-E-O3X

オゾン

O₃0〜0.40.001

0.036

MIDAS-E-PH3ホスフィン ＊5

PH₃0〜1,200ppb

10ppb

110ppbMIDAS-E-SHL

シラン（低濃度）＊5

SiH₄0〜20.010.18

MIDAS-E-SHX

シラン ＊5

SiH₄0〜200.1

1.8ジシラン ＊5

Si₂H₆0〜200.1

1.8

MIDAS-E-SO2

二酸化硫黄

SO₂0〜8.00.010.7

MIDAS-E-TEO

テトラエトキシシラン ＊5TEOS

0〜400.01

3.6

MIDAS-XCF ＊4ジフロロメタン ＊5

CH₂F₂0〜240116

ヘキサフルオロ1.3ブタジエン ＊5

C₄F₆0〜40

11.7

オクタフルオロシクロペンテン ＊5

C₅F₈0〜4012

フルオロメタン ＊5

CH₃F0〜120

18MIDAS-E-HCL

MIDAS-E-XHF ＊4＊1 :「検出限界」その検知器が検出できる最小値のこと。検出限界以下の濃度のガスが検知部に接触しても検知することはできません。
＊２ : NF3用パイロライザー使用（パイロライザーを使用する場合は換気用カバーを必ず装着してください）＊３ : センサー期待寿命5年【センサーの保証期間は2年です。】＊4 : フロン類用パイロライザー使用（パイロライザーを使用する場合は換気用カバーを必ず装着してください）＊5：特殊ガスにつきましては、校正が不可になるため校正時期が来た場合センサー交換になります。
＊6 : センサーの保証期間は3年です。
ガスセンサーの校正には代替ガスを用いる場合があります。

仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

販売元〒108-0023 東京都港区芝浦4-2-8
住友不動産三田ツインビル東館9階

TEL：03-6311-6236 FAX：03-6311-6242