委年度

委 託 番 号

令和６年度
第

託
課長

設
係長

計

書

精算者 設計者

号

着 工 番 号

原

水

及

び

浄

水

費

設 計 年 月 日

令和

年

月

日

精 算 年 月 日

令和

年

月

日

施 工 理 由施 工 箇 所

明石市大道町１丁目１１－１ほか

施工方法及び請 負

工 事 期 限令和7年3月31日まで
前払金

委 託 名 称

委託概要

浄水場計装設備点検業務委託

支 払 い 方 法 中間前払
部分払

単価契約

なし
なし
なし

浄水場計装設備点検工

１式

魚住浄水場ループ試験工

１式

配水場計装設備点検工

１式

西部配水場ループ試験工

１式

ポンプ場計装設備点検工

１式

場外施設計装設備点検工

１式

当初設計金額円

消費税相当額円

当初請負金額円

消費税相当額円

変更設計金額円

消費税相当額円

変更請負金額円

消費税相当額

円

増

減

円

増

減

円

増

減

円

増

減

円

浄水場計装設備点検業務委託特記仕様書

１ 目的
本業務は、浄水場、場外施設の計装設備について、測定装置の維持運用及び計測値の信頼性を確保するために実施する。
２ 委託場所
明石川浄水場系
明石川浄水場

明石市大道町 1 丁目 11-1

東部配水場

明石市荷山町 1744-1

明石川取水場

神戸市西区持子 1 丁目 218-2

野々池南・北ポンプ場

明石市明南町 3 丁目 1-1

県警待機宿舎水圧計

明石市北朝霧丘 2 丁目 13-3

ヒマラヤスギ公園水圧計

明石市朝霧山手町 11 番 39

明南保育所水圧計

明石市東野町 2222

朝霧中学水圧計明石市大蔵谷奥 4 番 1

松が丘 1 丁目水圧計

明石市松が丘 1 丁目 2

松が丘 4 丁目水圧計

明石市松が丘 4 丁目 3

船上浄化センター水圧・残塩計

明石市船上町 1 番 5

分庁舎北駐車場水圧・残塩計

明石市中崎 1 丁目 5-1

朝霧浄化センター水圧・残塩計

明石市大蔵谷狩口 219

鳥羽浄水場系
鳥羽浄水場

明石市鳥羽 1506-1

中部配水場

明石市大久保町大窪字戌亥谷 3081

亀池東・西ポンプ場

明石市鳥羽字奥屋形谷 1916

明南町減圧弁室

明石市明南町 3 丁目 1 番 1

高丘水圧監視所

明石市大久保町高丘 1 丁目 12

藤江小学校水圧・残塩監視所

明石市藤江 235

魚住浄水場系
魚住浄水場

明石市魚住町西岡 2154-1

西部配水場

明石市大久保町西脇 795

青葉台加圧ポンプ場

明石市魚住町長坂寺 1197-9

金ヶ崎減圧弁室

明石市金ヶ崎 780-5

錦が丘水圧計明石市魚住町錦が丘 1 丁目 17-5

- 1 -

大沢池水圧計

明石市魚住町清水 2702

少年自然の家水圧計

明石市大久保町江井島 567

二見浄化センター水圧・残塩計

明石市二見町南二見 3３ 履行期間
契約日の翌日から、令和 7 年 3 月 31 日までとする。
４ 業務内容(1) 点検の遵守事項
ア 投げ込み式水位計が配水池、PC・RC タンクなどの水槽内に設置してある場合、作業員が内部に入って水位計を引き上げ・据え付けるときは、不織布つなぎ（使い捨て）及びマスクを着用すること。
また、新品長靴等を使用し、希釈次亜で靴底ほかを消毒すること。あわせて、使い捨てゴム手袋等を着用し、素手での作業は禁止する。作業については、必要最小限の人員で行うこと。
イ 緊急点検は契約期間内において計装機器の故障などで緊急対応が必要な場合、すみや
かに実施するものとし、この費用は委託者が別途支払うものとする。
ウ 明石川浄水場の pH 計 5 台（原水・ろ過後・混和池・高度処理出口・U チューブ流入水）の点検（校正）に関しては夜間遠隔監視を行っているので精度の向上を確保するため年４回（6 月・9 月・12 月・3 月）実施すること。
※9 月、3 月は電極交換を含めた点検
エ 点検（校正）等を行った機器については、点検済みシールを貼り付け、確認できるよ
うにすること。(様式は任意
オ

日付・業者名を入れること)

受託者が点検業務上やむなく計装設備の機能を停止しようとするときは予め監督員の承諾を得なければならない。
パソコン等によるデータ処理等を行っている浄水場（配水場等）に関しては毎正時 10分前後の計装設備の電源停止は避けること。
カ 計装設備点検に伴い発生する、設計書に指定する消耗品及び軽微な消耗品の交換費用
は受託者が負担すること。なお、軽微な消耗品とは設計書類に記載の無い消耗品であっても、分解点検を行った際、当然交換を要する再使用不可能な消耗品を言う。
※消耗品とはメーカー推奨交換周期を目安に 1～3 年程度で交換が必要な、すべての品とする。
(2) 施工計画
ア

すべて稼動中の計装機器のため、点検実施計画書を作成し監督員の承諾を得ること。

また、点検対象計装機器が監視のみでなく、制御を行っている場合があるので事前に十分な現地での調査・打合せなどを実施し、浄水処理及び送・配水に影響が出ないように注意すること。また、点検２週間前には点検要領書を作成し、監督員に提出のこと。

- 2 -イ 作業開始前までに、作業従事者全員の検便検査を行い陰性の結果を確認し報告書（写）を提出すること。検査項目は O-157・赤痢菌・サルモネラ菌・腸チフス・ パラチフスである。（検査費用は受託者負担とする）
ウ 危険場所（高所・酸素欠乏危険場所等）での作業は、複数の人員で行うこと。
（高所作業の場合、必要に応じて安全帯などを着用すること。
）
エ 酸素欠乏危険場所（ピット内・暗渠・タンク内等）で作業を行うときは事前にガス検知器で酸素濃度及び有害ガスの有無を確認し記録すること。作業中は常時ガス検知器を作動させ確認者を立会させることとし、必要に応じて送風機などを原則、受託者で用意し使用すること。
カ 報告書について一般仕様書では 2 部と記載してあるが、各浄水場系統別に一部ずつ別に用意すること。
（例：明石川は東配・野々池・取水場・関係場外施設を一つにまとめる）
キ 東部・中部・西部配水場の点検時間は 9:30～16:00 を厳守すること。
ク 受託者は、本業務委託を遂行するにあたり、業務に必要な技術、対象機器に精通し業
務内容を相当に熟知している技術者（対象機器製造会社等の技術者、またはそれに相当する教育を受講した技術者）により点検すること。
ケ

作業開始前には点検場所に該当する場長等に当日の作業予定を報告し作業終了時には作業結果報告を行うこと。緊急を要するものについては、その都度速やかに監督員に報告すること。受託者は点検の結果、契約範囲外の修繕等が必要な場合は別途報告書を提出すること。
(3) 保守特記事項
ア 保守内容は別紙 1「水道施設計装設備保全基準」の該当項目による。なお、明示のな
いもの等についてはその計装機器の性能維持に必要な作業項目とする。
イ 保守対象予定機器は別表の「計装機器点検委託表」の通りとする。
ウ 各残塩計について、各取替とは下記のとおりとする。
①

電極ビーズ他取替：回転電極・ビーズ･ブラシ・リング等の交換②

電極・機構品取替：回転電極・ビーズ･ブラシ・リング・モーターアセンブリ・ギ

アヘッド・駆動ベルト・従動軸アセンブリ等の機構品を含み全交換するフルメンテナ
ンス
エ ループ試験は、模擬入力にて「現場計装機器の指示値～中央監視装置の指示値」を確認するものとする。なお、点検対象計装機器の測定精度を超える測定誤差がある場合の調査・点検費用は、別途協議とする。
オ 点検対象の計装機器の検出・変換器部を開放した場合は、必要な耐水対策（蓋部パッキン交換・コーキング、フレキチューブと検出・変換器部のコーキング）は行うこと。

- 3 -

別紙 １

水道施設計装設備保全基準（1／3）
対 象

流
量
計

風
量
・
圧
力
計

水
位
計

定期保全内容① 外観点検② 内部点検(本体内部の清掃は除く）
電磁式③ 零点調整・特性試験④ 絶縁抵抗測定⑤ 組合せ試験または擬似入力チェック
開水路式① 外観点検せき式② 内部点検※せき式は投込 ③ 零点調整・特性試験④ 組合せ試験または擬似入力チェック式参照① 外観点検差圧式② 内部点検オリフィス式③ 零点調整・特性試験④ 実測試験
① 外観点検② 内部点検（清掃含む）
差圧式③ 零点調整・特性試験④ 実測試験
① 外観点検② 内部点検（清掃含む）
圧力式③ 零点調整・特性試験④ 実測試験
⑤ 擬似入力チェック① 外観点検② 内部点検（清掃含む）③ 零点調整・特性試験
投込式④ 実測試験
⑤ 消耗品交換（ﾍﾞﾛﾌﾗﾑ・Ｏﾘﾝｸﾞ・ﾊﾟｯｷﾝ）⑥ 擬似入力チェック① 外観点検② 内部点検（清掃含む）
圧力式③ 零点調整・特性試験④ 実測試験
⑤ 擬似入力チェック① 外観点検② 内部点検（清掃含む）
超音波式③ 零点調整・特性試験(レーダー式)④ 実測試験

備 考
薬液電磁流量計は、検出器のバランス異常があった場合、内面清掃を実施すること。

別紙 １

水道施設計装設備保全基準（2／3）
対 象

残塩計

水
質
計
器

ＰＨ計

濁度計

水温計

気温計

そ
雨量計
の
他

地震検知器

風速・風向計定期保全内容① 外観点検② 内部点検（清掃含む）③ 性能検査試験調整（校正）④ 実測試験
⑤ 消耗品１式交換(電極及び電極機構部
部品など含む)① 外観点検② 内部点検（清掃含む）③ 性能検査試験調整（校正）④ 実測試験
⑤ 消耗品１式交換(ｶﾞﾗｽ電極・PH標準液(2種類)・比較電極内部液など含む)① 外観点検② 内部点検（清掃含む）③ 性能検査試験調整（校正）④ 実測試験
⑤ 消耗品交換（光源ﾗﾝﾌﾟ・ﾌｨﾙﾀ他を含む）① 外観点検② 内部点検（清掃含む）③ 性能検査試験調整（校正）④ 実測試験
① 外観点検② 内部点検（清掃含む）③ 性能検査試験調整（校正）④ 実測試験
① 外観点検② 内部点検（清掃含む）③ 性能検査試験（校正）④ 実測試験
⑤ 擬似入力チェック① 外観点検② 内部点検（清掃含む）③ 性能検査試験（校正）④ 実測試験
① 外観点検② 内部点検（清掃含む）③ 性能検査試験（校正）④ 実測試験

備 考
特記事項の電極ビーズ他取替とは、電極・ビーズ・ブラシ・リング交換。
電極・機構品取替とは、機構品を含み全交換するフルメンテナンスをという。
明石川浄水場のPH計の校正は6・9・12月の3回実施。3月は電極・消耗品ＰＨ標準液・比較電極内部液）
交換を含めた校正。
計器を工場などで校正する場合は同等性能の代替品を用意するこ
と。

別紙 １

水道施設計装設備保全基準（3／3）
対 象

色度・濁度計水質
計器

定期保全内容備 考① 外観点検② 内部点検（清掃含む）
計器を工場などで校正する場合は③ 性能検査試験調整（校正）同等性能の代替品を用意するこ④ 実測試験
と。
⑤ 消耗品交換（ﾌﾛｰｾﾙｶﾞﾗｽ・Oﾘﾝｸﾞ・浄水器・各ﾁｭｰﾌﾞ類・除水材・電磁弁）

計装機器点検委託表（令和６年度）
1.単体試験項目
明石川浄水場
№ 工種
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
24
25
26
27
28
53
54
55
57
58
59
60
61
62
63
64
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

機器名称
希硫酸小出槽液位計№1希硫酸希釈槽液位計№2希硫酸希釈槽液位計№1希硫酸希釈槽温度計№2希硫酸希釈槽温度計№1PAC貯留槽液位計№2PAC貯留槽液位計№1希硫酸貯留槽液位計
硫酸アンモニウム流量計

形式、仕様
レーダー式
レーダー式
レーダー式
測温抵抗体
測温抵抗体
レーダー式
差圧式
レーダー式
電磁式,口径φ15
レーダー式
レーダー式
ｶﾞﾗｽ電極式
ｶﾞﾗｽ電極式

測定範囲：0～2m
測定範囲：0～3m
測定範囲：0～3m

変換器

製造業者

交換部品

ｴﾝﾄﾞﾚｽﾊｳｻﾞｰ㈱ｴﾝﾄﾞﾚｽﾊｳｻﾞｰ㈱FMR231E-AEKPJ143A
ｴﾝﾄﾞﾚｽﾊｳｻﾞｰ㈱測定範囲：0～100℃ UM330-00
横河電機㈱
測定範囲：0～100℃ UM330-00
横河電機㈱
測定範囲：0～4m FMR231-AFKPKAA3AA
ｴﾝﾄﾞﾚｽﾊｳｻﾞｰ㈱測定範囲：0～4m T153L55316-76X㈱島津製作所
測定範囲：0～3m FMR53-AAACCCCBKHK+AL
ｴﾝﾄﾞﾚｽﾊｳｻﾞｰ㈱測定範囲:0～100L/h MGG11F-002PJ11KK3AAA-X-A MGG10C-AA2G-XBXX-B ㈱山武
FMR231-AFKPKAA3AA№2硫酸アンモニウム貯留槽液位計
ｴﾝﾄﾞﾚｽﾊｳｻﾞｰ㈱FMR231-AFKPJAA3AA№2苛性ソーダ貯留槽液位計
ｴﾝﾄﾞﾚｽﾊｳｻﾞｰ㈱東亜ﾃﾞｨｰｹｰｹｰ㈱ 電極他
高度処理棟出口PH計
測定範囲：0～14pH 5600-5F
HDM-136A
東亜ﾃﾞｨｰｹｰｹｰ㈱ 電極他
Uチューブ流入水PH計
測定範囲：0～14pH 5600-5F
HDM-136A
PH8EFP-03-TN-TT1-N-T*A
ｶﾞﾗｽ電極式 超音波 測定範囲：0～14pH
原水PH計
PH400G-1-JA*B 東亜ﾃﾞｨｰｹｰｹｰ㈱ 電極他
ｶﾞﾗｽ電極式 超音波 測定範囲：0～14pH PH8EFP-03-TN-TT1-N-T*A PH400G-1-JA*B 東亜ﾃﾞｨｰｹｰｹｰ㈱ 電極他
ろ過後PH計東亜ﾃﾞｨｰｹｰｹｰ㈱ 電極他
混和池PH計ｶﾞﾗｽ電極式
測定範囲：0～14pH 5710-5F
HBM-310
次亜貯留槽液位計
レーダー式
測定範囲：0～3m FMR231-AFKPKAA3AA
ｴﾝﾄﾞﾚｽﾊｳｻﾞｰ㈱PSB-230A/JB-283M JFEｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｯｸ㈱2号配水池水位計(2-1)
投込式
測定範囲：0～5m SL-180B
2016年7月 測温抵抗体式
測定範囲：-50～50℃ VJR6-026-1A6N
気温計
横河電子機器㈱フランジ式、口径φ15 測定範囲0～2MPa KH15-J34
東部送水圧力計
長野計器㈱
測定範囲：0～20kg/cm2 KH15-J34
汚泥圧入圧力計
ｽﾀﾝｼｮﾝ取付式㈱チノー㈱日立ﾊｲﾃｸｺﾝﾄﾛｰﾙｼｽﾃﾑｽﾞ 光源ランプ他
表面散乱光測定方式 測定範囲：0～200度 AN450-3
排泥槽濁度計明石川取水流量計
電磁式,口径φ500 測定範囲：0～4000m3/h AM405DG-UG1-LSJ-000*/ECG AM11-DHA1J-000*A/ECG 横河電機㈱沈殿池着水流量計
オリフィス式T522D12112㈱島津製作所
野々池取水流量計
電磁式口径φ400 測定範囲：0～2000m3/h T780F4001318
T7585F01-91㈱島津製作所㈱日立ﾊｲﾃｸｺﾝﾄﾛｰﾙｼｽﾃﾑｽﾞ
測定範囲：0～2000m3/h FMR204AW-400+EFM204AW
東部送水電磁流量計
電磁式φ400
2016年9月
測定範囲：0～200mm/h
WB0015-05S1-NN-JNN（気温計 E-734-00） 横河電子機器㈱
雨量計
転倒ます形
PSB-230A/JB-433M 川鉄ｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｯｸ㈱№2導水ポンプ井水位計(北側)
投込式
測定範囲：0～5m SL-130B
洗浄排水池水位計
投込式
測定範囲：0～6m W4481-42-00/L008/RND W4482-10-00
横河電子機器㈱PSB-130A/JB-433M JFEｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｯｸ㈱高架水槽水位計
投込式
測定範囲：0～2m SL-130B
PSB-230A/JB-283M JFEｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｯｸ㈱№3配水池水位計
投込式
測定範囲：0～5m SL-180B
原水温度計
測温抵抗体
測定範囲:0～40℃ 451B-A-29
鶴賀電機㈱シリカゲル・アルミ電解コンデンサ（検出部／変換器）
ろ過後濁度計レーザー式
測定範囲：0～2度 TB600G-AB-NN
横河電機㈱
測定範囲:0～1.0mg/L
東亜ﾃﾞｨｰｹｰｹｰ㈱ 電極ビーズ他取替
沈殿池残塩計ﾎﾟｰﾗﾛｸﾞﾗﾌ式
CLF-111(S)
測定範囲:0～3mg/L FC400G-66*A
ろ過前残塩計ﾎﾟｰﾗﾛｸﾞﾗﾌ式
横河電機㈱電極ビーズ他取替
測定範囲:0～2mg/L FC400G-66*A
ろ過後残塩計ﾎﾟｰﾗﾛｸﾞﾗﾌ式
横河電機㈱電極ビーズ他取替
測定範囲:0～2mg/L FC400G-66*A
配水池前残塩計
ﾎﾟｰﾗﾛｸﾞﾗﾌ式
横河電機㈱電極ビーズ他取替
測定範囲:0～2mg/L FC400G-66*A
東部送水残塩計
ﾎﾟｰﾗﾛｸﾞﾗﾌ式
横河電機㈱電極ビーズ他取替
MGG10C-AA2A-XAXX-N ㈱山武
再凝集池PAC注入流量計
電磁式口径φ15
測定範囲:0～12L/h
測定範囲:0～150L/h MGG11D-005P11PP3AAA-XX-A MGG10C-AA2G-XAXX-X ㈱山武
中継ポンプ井希硫酸注入流量計
電磁式口径φ15
AM340DG-UC1-LSJ-000*A/ECG AM11-DHA1J-000*A/ECG 横河電機㈱測定範囲:0～1000m3/h
逆洗流量計
電磁式.口径φ400
FMR53-AAACCCCAKHJ+AL

FMR231E-AEKPJ143A

東部配水場
№ 工種
5

機器名称
太寺系残留塩素計

形式、仕様
回転電極式ポーラログラフ法 測定範囲：1～3mg/L FC400G-66*A/ST

変換器

製造業者
横河電機㈱

交換部品
電極・機構品取替

計装機器点検委託表（令和６年度）
鳥羽浄水場
№ 工種
3
4
7
8
10
11
12
00
53
54
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

機器名称
1系着水井残塩計
1系沈殿池出口残塩計
2系沈殿池出口濁度計
2系沈殿池出口残塩計
1系ろ過池出口濁度計
2系ろ過池出口濁度計
3系ろ過池出口濁度計
送水流量計
№2流量計
№3流量計
濃縮貯留槽水位計(排水処理)
脱水機棟排水ピット水位計
本館浄水池水位計
汚泥濃度計
混和池温度
混和池PH
№1着水井温度№2着水井温度№3着水井温度№1着水井PH№1沈殿池出口温度№2沈殿池出口温度№3沈殿池出口温度
1系沈殿池出口濁度計
3系沈殿池出口濁度計
洗浄排水返送電磁流量計
排泥池返送電磁流量計
濃縮槽混和池返送電磁流量計
ろ液電磁流量計
ろ液貯留槽液位計
3系沈殿池出口残塩計
汚泥流量計
新浄水池残塩計
No1着水井次亜注入ポンプ電磁流量計
No1沈殿池次亜注入ポンプ電磁流量計
No2沈殿池次亜注入ポンプ電磁流量計
No3沈殿池次亜注入ポンプ電磁流量計

No1着水井PAC注入ポンプ電磁流量計
No2着水井PAC注入ポンプ電磁流量計
No3着水井PAC注入ポンプ電磁流量計

形式、仕様

変換器

回転電極式ポーラログラフ式 測定範囲：0～3mg/L FC400G-66*A/ST

横河電機㈱
横河電機㈱
横河電機㈱
㈱島津製作所

回転電極式ポーラログラフ式 測定範囲：0～3mg/L FC400G-66*A/ST

表面散乱式

測定範囲：0～2㎎/Ｌ TB400G-4-1

回転電極式ポーラログラフ式 測定範囲：0～3mg/L NC140-66AA/PPM/ST

レーザー方式
レーザー方式
レーザー方式
電磁式
電磁式,口径φ400
電磁式,口径φ400
投込式
投込式
投込式
赤外線式
測温抵抗体
ガラス電極式
測温抵抗体
測温抵抗体
測温抵抗体
ガラス電極式
測温抵抗体
測温抵抗体
測温抵抗体

測定範囲：0～2度
測定範囲：0～2度
測定範囲：0～2度

AN455

交換部品
電極・機構品取替
電極・機構品取替
光源ランプ他
電極・機構品取替

日立那珂ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ㈱ シリカゲル・アルミ電解コンデンサ（検出部／変換器）㈱日立製作所

TB600G-NN--NN/R/PSL

AN455
測定範囲：0～1500m3/h GF63240JPFF2

製造業者

シリカゲル・アルミ電解コンデンサ（検出部／変換器）

日立那珂ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ㈱ シリカゲル・アルミ電解コンデンサ（検出部／変換器）

LF622AAC211A

測定範囲：0～1000m3/h YM340G-AJ1-LSJ*A AXFA11P-D1-01
測定範囲：0～1000m3/h T780F4001318

㈱東芝
横河電機㈱
㈱島津製作所

T785F01-91
PSB-230A/JB-333M 川鉄ｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｯｸ㈱
測定範囲:0～3m
SL-130C
PSB-230A/JB-333M 川鉄ｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｯｸ㈱
測定範囲:0～1.5m SL-130C
測定範囲:0～5m
T851L41239㈱島津製作所
測定範囲:0～8%
JFEｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｯｸ㈱
測定範囲：0～50度
YTA110-DA0DD
横河電機㈱
測定範囲：0～14pH PH8EFP-05-TN-TT1-N-G*A PH450G-A-J/U/H5 横河電機㈱電極他
測定範囲：0～50度
YTA110-DA0DD
横河電機㈱
測定範囲：0～50度
YTA110-DA0DD
横河電機㈱
測定範囲：0～50度
YTA110-DA0DD
横河電機㈱
測定範囲：0～14pH PH8EFP-03-TN-TT1-N-G*A PH450G-A-J/U/H5 横河電機㈱電極他
測定範囲：0～50度
YTA110-DA0DD
横河電機㈱
測定範囲：0～50度
YTA110-DA0DD
横河電機㈱
測定範囲：0～50度
YTA110-DA0DD
横河電機㈱表面散乱光測定方式 測定範囲：0～2㎎/Ｌ
TB400G-4-1-A3/B 横河電機㈱光源ランプ他
表面散乱光測定方式 測定範囲：0～2㎎/Ｌ
TB400G-4-1-A3/B 横河電機㈱光源ランプ他
電磁式,口径φ150 測定範囲：0～360㎥/h AXF150G-NNAL1S-BJ11-0NA/EG AXFA11G-D1-01/A/EG 横河電機㈱
電磁式,口径φ200 測定範囲：0～480㎥/h AXF200G-NNAL1S-BJ11-0NA/EG AXFA11G-D1-01/A/EG 横河電機㈱
電磁式,口径φ100 測定範囲：0～120L/h AXF100G-NNAL1S-BJ11-0NA/EG AXFA11G-D1-01/A/EG 横河電機㈱
電磁式,口径φ100 測定範囲：0～60L/h AXF100G-NNAL1S-BT11-0NA/EG AXFA11G-D1-01/A/EG 横河電機㈱
投込式
測定範囲：0～3m SL-180C
JB-483M
JFEｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｯｸ㈱回転電極式ポーラログラフ式 測定範囲：0～3㎎/ＬFC400G-66*A/ST ST401G-FC4-N-A/Z
横河電機㈱電極・機構品取替
電磁式,口径φ80 測定範囲：0～120㎥/h AXF080G-NNAL2S-BJ11-0NA AXFA11G-E1-01 横河電機㈱回転電極式ポーラログラフ式 測定範囲：0～3㎎/ＬFC400G-66*A/ST
横河電機㈱電極・機構品取替
電磁式,口径2.5㎜ 測定範囲：0～0.8L/min AXF002G-NNAP1P-BJ11-0NA/ZG AXFA11G-D1-01/A/EG 横河電機㈱
電磁式,口径2.5㎜ 測定範囲：0～0.3L/min AXF002G-NNAP1P-BJ11-0NA/ZG AXFA11G-D1-01/A/EG 横河電機㈱
電磁式,口径2.5㎜ 測定範囲：0～0.3L/min AXF002G-NNAP1P-BJ11-0NA/EG AXFA11G-D1-01/A/EG 横河電機㈱
電磁式,口径2.5㎜ 測定範囲：0～0.3L/min AXF002G-NNAP1P-BJ11-0NA/EG AXFA11G-D1-01/A/EG 横河電機㈱
電磁式,口径2.5㎜ 測定範囲：0～0.8L/min AXF002G-NNAP1P-BJ11-0NA/ZG AXFA11G-D1-01/A/EG 横河電機㈱
電磁式,口径2.5㎜ 測定範囲：0～0.8L/min AXF002G-NNAP1P-BJ11-0NA/ZG AXFA11G-D1-01/A/EG 横河電機㈱
電磁式,口径2.5㎜ 測定範囲：0～0.8L/min AXF002G-NNAP1P-BJ11-0NA/EG AXFA11G-D1-01/A/EG 横河電機㈱

中部配水場
№ 工種

1
2
5
6
7

8
9

機器名称
№1配水池水位計№2配水池水位計
高区配水圧力計
配水塔残留塩素計
県水残留塩素計№1配水塔水位計№2配水塔水位計

形式、仕様
投込式
投込式
圧力式
無試薬式
無試薬式
投込式
投込式

変換器

測定範囲：0～10m SL-180B
JB-483M
測定範囲：0～10m SL-180B
JB-483M
測定範囲：0～5kPa EJX430J-DAS2G-210DD
測定範囲：0～3㎎/Ｌ FC400G-66*A
測定範囲：0～3㎎/Ｌ FC400G-66*A
測定範囲：0～8m SL-180B
JB-483M
測定範囲：0～8m SL-180B
JB-483M

製造業者

交換部品

川鉄ｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｯｸ㈱川鉄ｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｯｸ㈱

横河電機㈱
横河電機㈱
横河電機㈱

電極・機構品取替
電極・機構品取替

川鉄ｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｯｸ㈱川鉄ｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｯｸ㈱

魚住浄水場
№ 工種
1
8
19
20
29
30
31
32
36
37
38
41
42

機器名称
新ろ過池残留塩素計
旧ろ過池残留塩素計
表洗流量計
逆洗流量計
№1着水井残塩計№2着水井残塩計№3着水井残塩計
給水残塩計
1系投げ込み式流量計
2系投げ込み式流量計
3系投げ込み式流量計
西部送水流量計
汚泥圧入圧力計

形式、仕様
無試薬式
無試薬式
差圧式
差圧式
無試薬式
無試薬式
無試薬式
無試薬式
投込み式
投込み式
投込み式
電磁式,口径φ400
圧力式

変換器

測定範囲：0～2㎎/Ｌ FC400G-66*A/ST
測定範囲：0～2㎎/Ｌ FC400G-66*A/ST
測定範囲：0～300㎥/h EJX110J-DMS2J-6A0DD
測定範囲：0～900㎥/h EJX110J-DMS2J-6A0DD

製造業者
横河電機㈱
横河電機㈱
横河電機㈱
横河電機㈱
㈱島津製作所㈱島津製作所㈱島津製作所㈱島津製作所
横河電機㈱
横河電機㈱
横河電機㈱

NC140-6-6*A/SH
NC140-6-6*A/SH
測定範囲:0～1.0mg/L
NC140-6-6*A/SH
測定範囲:0～1.0mg/L
NC140-6-6*A/SH
測定範囲：0～1200m3/h WW4483
W4482-00-00
測定範囲：0～1200m3/h W4483-21-001L003 W4482-00-00
測定範囲：0～1200m3/h W4483-21-001L003 W4482-00-00
測定範囲：0～1000m3/h T782F40026111
T787F12-91

島津ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱測定範囲:0～1.96MPa EJX438J-DASCG-910DJ-WJ13B2SW00-BA23

横河電機㈱測定範囲:0～1.0mg/L
測定範囲:0～1.0mg/L

交換部品
電極・機構品取替
電極・機構品取替

電極・機構品取替
電極・機構品取替
電極・機構品取替
電極・機構品取替

計装機器点検委託表（令和６年度）
西部配水場
№ 工種
6
7
18

機器名称
県水残塩計
配水残塩計
緊急しゃ断弁用地震感知器

形式、仕様

変換器

回転電極式ポーラログラフ式 測定範囲：0～2mg/L
回転電極式ポーラログラフ式 測定範囲：0～2mg/L

据置型

水平方向 150Gal

ASA-2

製造業者

交換部品

FC400G-66*A/ST 横河電機㈱電極・機構品取替
FC400G-66*A/ST 横河電機㈱電極・機構品取替
ミツトヨ(旧アカシ)

野々池北ポンプ場
№ 工種
7

機器名称
流入水流量計

形式、仕様
せき式

変換器

測定範囲：0～1000m3/h ARL500-N2-SEKi-FL0

LT500-0P

製造業者

交換部品

水穂工業㈱

明石川場外施設
№ 工種
8
11

機器名称
船上浄化センター残塩計
分庁舎北駐車場色度・濁度計

形式、仕様

製造業者
FC400G-66*A/ST/Z 横河電機㈱無試薬型遊離塩素計 測定範囲:0～2.0mg/L

透過光測定方式

交換部品

電極・機構品取替
日本電色工業㈱ ｶﾞﾗｽ・Oﾘﾝｸﾞ・ﾌｨﾙﾀ等

測定範囲:0～10度 WQA-6000（除湿機・電磁弁交換含む）

鳥羽場外施設№ 工種
9

機器名称
藤江色度・濁度計

形式、仕様
透過光測定方式

製造業者

測定範囲：0～10度 CZ402G-S-1-AD-NN

横河電機㈱

交換部品
ｶﾞﾗｽ・Oﾘﾝｸﾞ・ﾌｨﾙﾀ等（除湿機・電磁弁交換含む）

2.ループ試験項目
魚住浄水場
№ 工種
19
20
29
30
31
32
36
37
38
41
42

機器名称
表洗流量計
逆洗流量計
№1着水井残塩計№2着水井残塩計№3着水井残塩計
給水残塩計
1系投げ込み式流量計
2系投げ込み式流量計
3系投げ込み式流量計
西部送水流量計
汚泥圧入圧力計

形式、仕様
差圧式
差圧式
無試薬式
無試薬式
無試薬式
無試薬式
投込み式
投込み式
投込み式
電磁式,口径φ400
圧力式

製造業者

測定範囲：0～39.23kPa EJX110J-DMS2J-6A0DD
測定範囲：0～29.41kPa EJX110J-DMS2J-6A0DD

横河電機㈱
横河電機㈱
㈱島津製作所㈱島津製作所㈱島津製作所㈱島津製作所
横河電機㈱
横河電機㈱
横河電機㈱

NC140-6-6*A/SH
NC140-6-6*A/SH
測定範囲:0～1.0mg/L
NC140-6-6*A/SH
測定範囲:0～1.0mg/L
NC140-6-6*A/SH
測定範囲：0～1200m3/h WW4483
W4482-00-00
測定範囲：0～1200m3/h W4483-21-001L003 W4482-00-00
測定範囲：0～1200m3/h W4483-21-001L003 W4482-00-00
測定範囲：0～1000m3/h T782F40026111
T787F12-91

島津ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱測定範囲:0～1.96MPa EJX438J-DASCG-910DJ-WJ13B2SW00-BA23㈱チノー

測定範囲:0～1.0mg/L
測定範囲:0～1.0mg/L

交換部品

西部配水場
№ 工種
6
7
18

機器名称
県水残塩計
配水残塩計
緊急しゃ断弁用地震感知器

形式、仕様

製造業者

回転電極式ポーラログラフ式 測定範囲：0～2mg/L
回転電極式ポーラログラフ式 測定範囲：0～2mg/L

据置型

水平方向 150Gal

ASA-2

FC400G-66*A/ST 横河電機㈱FC400G-66*A/ST 横河電機㈱ミツトヨ(旧アカシ)

交換部品業務委託一般仕様書
１

本仕様書は、明石市水道局が委託する業務委託に適用する。

２

委託概要

３

(1) 委 託 名：

特記仕様書による。

(2) 委託場所：

明石市水道局

計画協議(1) 業務の履行に当たって実施する計画協議は業務着手前に必ず行うものとする。

４

業務計画書の提出(1) 業務の履行に当たり、業務計画書を提出しなければならない。但し、本市係員が必要でないと認めた場合
は、このかぎりではない。
(2) 業務計画書には、業務体制・作業計画・連絡体制等を記載し、契約締結後１週間以内に提出すること。
(3) 業務計画書の内容が追加変更になる場合は、その都度提出しなければならない。

５

一般事項(1) 法令、条例等の遵守；本委託に関係する法令、条例等はこれを遵守し、必要な届け出、手続き等は予め本市係員と協議の上、受託者がこれを代行するものとし、その費用は受託者が負担する。
(2) 疑義；本仕様書・設計について、また業務委託実施中に疑義が生じた場合は本市係員と協議し、その指示に従うこと。

６

業務管理(1) 業務委託遂行中は現場代理人及び業務責任者は常に委託現場に常駐し、本市係員の指示を受け、現場作業員等の指導等業務委託に関する一切の事項を処理すること。
(2) 本業務委託進捗に関し、法令等の定めるところにより有資格者の配置等をおこなうこと。

７

損傷部補修
(1) 本業務委託遂行に際し、建造物・機器等を損傷しないように充分注意するとともに若し、損傷した場合は本市係員の指示に従い、同程度以上の資材等をもって速やかに原形復旧をすること。

８

災害防止(1) 本業務委託遂行にあたっては、現場作業員等の安全災害防止対策に安全を期するほか、労働基準法・労働安全衛生法等の作業保安規定に従うこと。
(2) 交通整理等保安要員の配置については、本市係員の指示により安全対策を行うこと。

９

提出書類(1) 受託者は、下記の書類等を契約締結後１週間以内に提出すること。但し、本市係員が必要でないと認めた
場合は、このかぎりではない。
① 着手届

１部

Ａ４版

② 工程表

１部

Ａ４版

③ 内訳書

１部

Ａ４版

④ 現場代理人届及業務責任者届

１部

Ａ４版

⑤ 経歴書

１部

Ａ４版

⑥ 有資格一覧表

１部

Ａ４版
- 1 -

(2) 全委託業務完了後、下記の書類等を提出すること。但し、本市係員が必要でないと認めた場合は、このかぎりではない。
① 報告書

２部

Ａ４版（通常点検時１部、最終報告時１部）② 写真(又はｶﾗｰｺﾋﾟｰ）

１部

Ａ４版（最終報告時）③ カラーコピー

１部

Ａ４版（通常点検時）

④ 完了届

１部

Ａ４版

⑤ ネガ（写真の場合）

１部

Ａ４版

⑥ 機器別保全費報告書

１部

本市指定様式※ 上記提出写真(又はｶﾗｰｺﾋﾟｰ)は担当者と協議の上、決定のこと。
※ 機器別保全費報告書については、本業務において点検・補修を実施する全ての機器に対して、その費用（諸経費含む）を算出し、提出すること。

10

産業廃棄物処理(1) 本委託業務において発生した廃棄物については、法の定めるところにより、適正に運搬・処分すること。
(2) 廃棄物の運搬・処分に要する費用は、全て受託者が負担するものとする。
(3) 廃棄物の運搬・処分に関しては、引き取り業者の兵庫県産業廃棄物収集運搬業許可証の写し、兵庫県産業廃棄物処分業許可証の写しを提出すること。
(4) 廃棄物の処分に関し、産業廃棄物管理票（マニフェスト）を管理票交付の日から 90 日以内、もしくは当該
年度 3 月 31 日までの内、短い期間の方で排出事業者に当該管理票の写しを送付しなければならない。
(5) 潤滑油脂・薬品等の処理に際し、製品安全データシート「ＭＳＤＳ」を提出すること。

11

その他(1) 本業務委託に直接使用する電力・用水等は無償支給する。
(2) 本業務委託完了に際し、本市係員の指示に従い、整理整頓・跡片付け等の清掃をおこなうこと。
(3) 明石市のすすめる環境マネジメントシステムの実施・維持に協力し、省エネ・省資源・廃棄物の減量・リサイクルの推進等により環境負荷の低減を図ること。
※ 平成 13(2001)年 3 月 5 日付け

明環政号外による。

以上のとおり本仕様書は、本業務委託の基本的内容について定めるものであり、本仕様書に明記されていない
事項についても、目的達成のために必要な事項又は業務委託の性質上必要と思われるものについては、設計図書に明示されていない事項であっても、契約金額の範囲内に限り受託者はその責任において遂行しなければならな
い。

- 2 -

(4) 報告書等のフォームについては、原則下記のとおりとするが、本市係員が必要でないと認めた場合はこのかぎりでない。
※ 原則、黒表紙金文字（止め金具はワンタッチタイプ）とするが、ファイル色については担当者と協議
のこと。

背表紙

表紙

令和□□年度令和□□年度

○
○
委

○○委託

報告書

託
報
告
書

受託業者名

受託業者名

- 3 -

明石川浄水場© 2015 ZENRIN CO.,LTD.

明石市大道町１丁目付近

縮尺 1 / 6,000180m

東部配水場© 2017 ZENRIN CO.,LTD.

明石市荷山町付近

縮尺 1 / 6,000180m

鳥羽浄水場© 2017 ZENRIN CO.,LTD.

明石市鳥羽付近

縮尺 1 / 6,000180m

中部配水場© 2017 ZENRIN CO.,LTD.

明石市大久保町 大窪付近

縮尺 1 / 6,000180m

魚住浄水場© 2017 ZENRIN CO.,LTD.

明石市魚住町 西岡付近

縮尺 1 / 6,000180m

西部配水場© 2017 ZENRIN CO.,LTD.

明石市大久保町 西脇付近

縮尺 1 / 6,000180m

野々池北ポンプ場© 2017 ZENRIN CO.,LTD.

明石市明南町３丁目付近

縮尺 1 / 6,000

180m

分庁舎北駐車場
水圧・残塩・濁度
色度監視所© 2017 ZENRIN CO.,LTD.

明石市天文町１丁目付近

縮尺 1 / 6,000180m

船上浄化センター
水圧・残塩監視所© 2017 ZENRIN CO.,LTD.

明石市西新町３丁目付近

縮尺 1 / 6,000180m

藤江小学校水圧・残塩・濁度
色度監視所© 2017 ZENRIN CO.,LTD.

明石市藤江付近

縮尺 1 / 6,000180m