分子量67.46。橙黄色で塩素やオゾンに似た特異な刺激臭のある気体です。
なお臭気と味の閾値は0.4mg/Lです。腐食性を有するとともに多くの化合物や元素と爆発的に反応する物質なので細心の注意が必要となります。
そのため貯蔵が危険であり、一般的には需要者サイドで製造・使用することが望ましいとされています。
なお高濃度（10％以上）
では爆発性があり取扱には十分な注意が必要（注）です。
（注）二酸化塩素発生装置『ベロゾン』は二酸化塩素を安全に発生させ、使用することのできる発生装置です。使用する薬品濃度から、発生される二酸化塩素濃度は2％（CDLは0.1％または0.2％）であり、爆発する心配はありません。
ただし2％でも揮発性が高いため、安全にご利用いただけるよう直ちに希釈し低濃度にて使用できるよう設定されています● 塩素よりも酸化力が強いため、低濃度でも殺菌効果が得られる● 有機物が存在していてもトリハロメタンをほとんど発生しない● 残留性があるため殺菌効果を維持できる● 水道中の異臭味の原因であるフェノール化合物を分解する● 広いpH範囲で酸化力を発揮● レジオネラ症対策（バイオフィルムの除去）
二酸化塩素と塩素のpHによる酸化還元電位（酸化力）の変化を下図に示します

成長指数（mLあたり）

二酸化塩素と塩素
pH値と酸化還元電位の関係

二酸化塩素（0.3mg/L）
による殺菌（ドイツLGA機関承認）

水道施設基準の省令では二酸化塩素の注入率は0.6mg/L以下、製造した二酸化塩素由来の亜塩素酸イオンは0.6mg/Lであることとされています。
なお水質監視項目として二酸化塩素0.6mg/Lおよび亜塩素酸イオン0.6mg/Lの指針値が設定され、二酸化塩素を使用している場合は毎日の検査が義務づけられています。

サクランボ、フキの酸化漂白剤として、また小麦粉処理剤として食品添加物に認められています（指定添加物：239番）。

二酸化塩素濃度は0.1mg/L以上0.4mg/L以下であること。
また亜塩素酸濃度は1.2mg/L以下であること。

薬品

亜塩素酸ナトリウム（NaCIO 2）

塩酸（HCI）

リアクター内発生濃度

一次希釈

ベロゾン CDL 型（低濃度薬品使用型）

7.5%

9%

1,000mｇ/L（CDLb6）
2,000mｇ/L（CDLb12-120）

リアクター内ベロゾン CDV 型（低濃度薬品使用型）

7.5%

9%

20,000mｇ/L

バイパスライン※ベロゾン CDK 型（高濃度薬品使用型）

24%

30〜38%

20,000mｇ/L

バイパスライン※型式※200mg/L以下推奨

飲料用途● 浄水場における前・中間処理（トリハロメタン発生の抑制等）● 河川水・地下水の酸化・殺菌● 難分解性COD処理ろ材の酸化剤

洗浄用途● CIP（Cleaning In Place）での殺菌剤● ボトル洗浄、充填装置（フィラー）における殺菌剤● 野菜・鶏肉・海産物など食品の洗浄用水● 厨房器具・施設の消毒
浄水場

漂白剤／殺菌剤● パルプ・繊維の漂白剤● 排水の殺菌・脱色● 医療現場における滅菌
● 脱臭剤

衛生管理

● 食品加工工場など施設の床洗浄用水（衛生管理）● 海産物の養殖場・養鶏場・養豚場における感染予防● 水耕栽培

ボトル洗浄

野菜の洗浄

冷却水

● エアロゾル（霧のような微細な水滴）のレジオネラ症感染対策● 循環冷却水のスライム除去● 発電所など海水利用時の海棲生物付着防止対策● 各種施設の藻類・カビ除去剤

入浴施設● 老人福祉施設、スポーツクラブ、公共プール、遊水公園● 公共浴場、スーパー銭湯、足湯など● レジオネラ症防止対策● バイオフィルムの除去

水耕栽培

循環冷却水

入浴施設

二酸化塩素を連続的に発生させるシンプルで安全な発生装置です● 亜塩素酸ナトリウム7.5%と塩酸9%を用いる 2液法 により二酸化塩素を発生させます● 希釈薬液の使用により、最小の設備で安全性が確保できます● 発生量のバリエーションが多く、様々な用途に対応できます● 多彩な内部および外部制御により、二酸化塩素を発生させてご利用いただけます● 設置が容易で、すぐに利用できます● オプションのキャリブレーションキットにより、運転中でも薬注量の確認・校正が可能

ベロゾンCDVモデル

ClO2発生量（g/h）

ClO2水濃度（mg/L）

CDVc 20

1〜2020,000

0.50.5

CDVc 452〜4520,000

1.125

CDVc 120

6〜120

20,000

3CDVc 240

12〜24020,000

CDVc 600

30〜60020,000

CDVc 2000

100〜2,000

20,00050※1

最大薬液消費量
NaClO（L/h）
HCl（L/h）2

参考処理水量（m3/h）※1

寸法（mm）

質量（kg）

消費電力

2〜401344x1002x200

2684W

1.125

4〜90

1344x1002x200

2784W

312〜2401344x1002x200

2884W

6624〜480

1342x1000x248

4594W

151560〜1,200

1711x1200x273

75

196W

50200〜4,000

1900x1400x370

120310W

注入濃度を0.5mg/Lとした場合の参考値発生させた20,000mg/Lの二酸化塩素水をバイパス水にて一次希釈します（200mg/L以下推奨）
電源電圧 AC100〜115V 50/60Hz

液定量注入管理（ストロークセンサー）● 高精度ダイヤフラム定量ポンプで２種類の薬液を定量注入● 容易なキャリブレーションで常に定量注入● 薬液の注入量をストロークセンサーで監視［吐出不良が連続で8ストローク続いた場合に警報信号＆自動停止］［ドイツDVGWの二酸化塩素発生装置のガイドラインに準ずる］

バイパスライン管理（フローモニター）

インラインミキサー● 2％の二酸化塩素を発生直後に100倍以上に希釈（安全の為）● バイパス水ラインには、フローモニター設置［バイパス水が流れない場合、装置は自動停止］● バルブと逆止弁を設置し逆流防止［ドイツDVGWの二酸化塩素発生装置のガイドラインに準ずる］

混合反応槽（リアクター）保護ハウジング● リアクター本体をリアクターハウジングに収納● リアクターハウジングには、換気用配管接続口とエアー排出機構を設置● エアー排出機構は10分毎に作動しリアクターハウジングを換気● 二酸化塩素ガスが室内に充満することを防止［シール部（劣化時）からの二酸化塩素漏洩対策］

薬液管理（レベルスイッチ）● 2段式レベルスイッチを各々の薬液タンクに設置● レベルスイッチ組み込み型サクションランス（吸込弁）
● 1段目
（L）
が作動した場合、装置は薬品補給が必要と判断し薬品補給の表示［装置を運転させながら、外部に信号を出力することも可能］
● 2段目
（LL）
が作動すると装置は薬品がないと判断し、装置は自動停止

高性能コントローラー● 手動運転：任意の生成量の設定● 運転開始時にポンプのキャリブレーションを行うことで二酸化塩素生成量をg/h [Chlorine dioxide] で表示可能● 異常時に緊急自動停止● 外部から、運転停止設定可能● 流量計による比例注入● パルス信号(max. 4 Hz)● 周波数信号(max. 10 kHz)● アナログ信号(0 or 4 - 20 mA)● 外部信号（パルス、アナログ）
により、二酸化塩素生成量を制御可能● D1Cにより二酸化塩素・ORPを測定し発生量を調整可能

Q = 108 m3/h
CIO2 = 23 g/h
流量計による
流量比例制御運転時の表示例ベロゾン CDLb 構造説明
電磁弁（希釈水用）
活性炭カートリッジ
測定ベッセル・
レベルスイッチ

コントローラ・操作スイッチ

電磁弁（薬液用）

反応槽（リアクター）
希釈槽

貯留槽

電磁弁

定量ポンプ
左：塩酸
右：亜塩素酸ナトリウム

定量ポンプ（二酸化塩素水）

少量用途、温浴施設のレジオネラ菌対策として二酸化塩素を使用する場合の発生装置です● シンプルな機能にしぼり、安価ながらも信頼性の高い二酸化塩素の発生制御を実現● CDVより低濃度で二酸化塩素を発生（2000mg/L、CDLb6は1000mg/L）するため、安全性に優れています● シンプルなプログラミングで安全な操作● 簡単で安全な二酸化塩素の発生装置です● 発生された二酸化塩素溶液は、内蔵の貯蔵槽で一時保管されてから連続的に送液されます● 二酸化塩素溶液は貯蔵槽で安定しており、断続的な用途にも対応する事ができます● 測定ベッセルによる計量・送液により、定量ポンプの校正（キャリブレーション）が不要

ベロゾンCDLモデル

ClO2発生量（g/h）

ClO2水濃度（mg/L）

最大薬液消費量
CIO2水最大製造量
NaClO（L/h）
HCl（L/h）（L/h）※12CDLb 6

61,000

CDLb 12122,0000.3

CDLb 22

222,0000.55

CDLb 5555

2,0001.375

1.375

CDLb 120

120

2,000

330.15

参考処理水量（m3/h）※2寸法（mm）

質量（kg）

消費電力

6121236x878x306

4140W

0.3

6241236x878x306

4240W

0.55

11441236x878x306

4640W

27.5

1101550x800x345

7390W

60

240

1300x880x425

85120W0.15※1 希釈水と混合した2,000（1,000）mg/Lの二酸化塩素水の供給可能水量※2 注入濃度を0.5mg/Lとした場合の参考値
電源電圧 AC100〜115V 50/60Hz最大12kg/hの二酸化塩素を連続的に発生させる事ができる、経済的な装置です● 亜塩素酸ナトリウム24%と塩酸30〜38%を用いる 2液法 により二酸化塩素を発生させます● 高濃度の薬品を使用する為、経済的です● 発生量のバリエーションが多く、様々な用途に対応できます● 多彩な内部および外部制御により、二酸化塩素を発生させてご利用いただけます● 設置が容易で、すぐに利用できます● オプションのキャリブレーションキットにより、運転中でも薬注量の確認・校正が可能

ベロゾンCDKモデル

ClO2発生量（g/h）

ClO2水濃度（mg/L）

CDKc 150

8〜150

20,00011

CDKc 400

20〜40020,0002.67

2.67

40〜8001700x1100x450

80177W

CDKc 900

45〜90020,0006690〜1800

2000x1130x510

95244W

CDKc 2000

100〜2,000

20,00013.3

13.3

200〜4,000

2000x1320x550160

410W

CDKc 2800

140〜2,800

20,00018.7

18.7

280〜5,600

2000x1320x550

160410W

CDKc 7300

365〜7,300

20,00048.7

48.7

730〜14,600

2300x1500x560

175505W

CDKc 12000

600〜12,000

20,0008080

1,200〜24,000

2300x1500x560

180505W※1

最大薬液消費量
NaClO（L/h）
HCl（L/h）2

注入濃度を0.5mg/Lとした場合の参考値発生させた20,000mg/Lの二酸化塩素水をバイパス水にて一次希釈します（200mg/L以下推奨)
電源電圧 AC100〜115V 50/60Hz

参考処理水量（m3/h）※1

寸法（mm）

質量（kg）

消費電力

16〜3001384x1080x325

55126W二酸化塩素発生装置フローシート 例

1 流量計（パルス・アナログ出力）
2 被処理水本管
3 パイパス管4 バイパスポンプ
5 サンプリング水配管
6 電磁駆動ポンプ
7 ストロークセンサー

8 リアクター9 リアクターハウジング
10 注入弁
11 インラインミキサー
12 閉止弁
13 換気弁
14 エジェクター

15 フローモニター
16 逆止弁17 制御盤
18 塩酸タンク19 亜塩素酸ナトリウムタンク
20 二酸化塩素濃度計
21 二酸化塩素センサー

22 フローモニター
23 コンタクトインターロック
24 ドレンバルブ
25 貯留槽

LL※その他にも、遊離・全塩素、PH/ORP、過酸化水素、過酢酸、オゾン、フッ素等の各種センサーも用意してあります

URL ; http://www.prominent.co.jp

URL ; http://www.tohkemy.co.jp

お問い合わせはCT.No PU-210

2013-09-30SP