電気工事用防火部材 タイカブラック

耐火パネルボックスR

認定 ＆ 評定 一覧

耐火パネルボックス

耐火パネルボックス 電気用ボックスを取り付ける(あと付け)
る
きる
で
き工
で
施
付
あと！
法工ス
クッのボ
大臣認定のビスを締めればスライドツメが、ボードをガッチリはさみます。
■壁厚(取り付けボード厚)

9〜30㎜迄 (深形：9〜42㎜迄)

既存建物の改修工事で、中空壁(及びクロス等)を剥がす必要がありません。

(注1)コンセント、スイッチを取り付ける場合は、所轄行政機関にご確認のうえ、ご使用ください。
(注2)ボックスが背中合わせとなる施工は行わないでください。

あと付ボックス工法
国土交通大臣認定

貫通する壁の構造

PS060WL-0965-1

中空壁 84ｍｍ厚以上

ケーブル 直(導体断面積)(1本あたり)CD管・PF管22ｍｍ2以下

22以下

開口部(ｍｍ)
ボックス側(矩形)ケーブル・配管側(円形)196以下×105以下

φ110以下占積率(％)(40.7以下
ケーブル断面積/ボックス貫通孔の面積)(注)木造耐火構造物に使用する場合は、所轄行政機関にご確認の上、施工してください。

1

耐火パネルボックス

国土交通大臣認定書 の仕様に基づき、正しく施工してください。
(注)製品のご使用は、所轄行政機関にご確認ください。

耐火パネルボックス
セット内容・耐火ブッシング・充填材

認定シール1枚付
認定防火措置工法
国土交通大臣認定
・●●●●●●●●●

鉄製ボックス・●●●●●●●●●

国土交通大臣認定＋・●●●●●●●●●●●●●●●

PS060WL- ●●●●●●●●● PS060WL- ●●●●●●●●●●●●●●●●●●● PS060WL- ●●●●●●●●●●●●●

PS060FL- ●●●●●●●●● PS060FL- ●●●●●●●●● PS060FL- ●●●警告●防火措置部の上に乗る等、施工箇所を破壊する恐れのある行為を行わないで下さい。※開口部が破壊して転落及び火災時に延焼の恐れがあります。
●再施工及び除去する場合はご相談下さい。※火災時に延焼の恐れがあります。

シート・ボックス(シート付)

認定取得会社・パテ

未来工業株式会社

・セパレーター※1ヶ用はなし

このラベルは上記認定番号通りに正しく施工したことを表示するためのものです。
施工会社は正しく施工したことを確認し、施工会社名及び施工年月をボールペンで記入して見やすい場所に表示して下さい。

■耐火ブッシング■充填材

φD■ボックス(シート付)

φ27.3※セット品の形状などは種類によって異なります。

L

φ24.3

L

ノックアウト径：種類品

φd26

φ17.3

325.7

切れ目φdLL1 φD

MTKB-1SBP

番645455.3 35.3

MTKB-2SBP

110

1006848

MTKB-3SBP

156

1467555

MTKB-1SBPY645355.3 35.3

99 68
深 MTKB-2SBPY 110形 MTKB-3SBPY 156 145 75
MTKB-4SBPY 202

種類

深形品

番

MTKB-1SBPMTKB-2SBPMTKB-3SBPMTKB-1SBPYMTKB-2SBPYMTKB-3SBPYMTKB-4SBPY

開口寸法（㎜）
ボックス側
ケーブル側
角穴（タテ×ヨコ） 小判穴

付属品入数

充填材 耐火ブッシング

パテ

セパレーター
――

ノック数

入数

最小入数

191

4855

80.3 60.3

希望小売価格（税抜）

1,650
2,870
3,810
1,970
3,420
4,560
6,1502

耐火パネルボックス

技術資料・施工要領

国土交通大臣認定書 の仕様に基づき、正しく施工してください。
(注)製品のご使用は、所轄行政機関にご確認ください。

耐火パネルボックス

あと付ボックス工法

認 定 条 件（抜粋）●国土交通大臣認定
構
開口部造

中空壁（PS060WL-0965-1）

ボックス側

矩形：196×105mm以下

ケーブル又は配管側

円形：φ110mm以下(2穴まで)
40.7%以下(ケーブル断面積/ボックス貫通孔の面積)

占積率
貫通する壁の構造等①準耐火構造(60分)の壁 ・厚さ 84mm以上②耐火構造(60分)の壁 ・厚さ 84mm以上

ケーブル

・導体断面積：22ｍｍ2以下(1本あたり)

電線管

・合成樹脂製可とう電線管(JIS C 8411；CD管、PF管)・外径：φ30.5mm以下(呼び22以下)

スイッチボックス
取付

・鋼製

枠

・寸法：198×98×51mm以下

・樹脂製

・厚さ：6.5mm以下

・総導体断面積：117ｍｍ2以下

・厚さ：1.6mm以上

・鋼製

・厚さ：1.4mm以上

標準施工図（抜粋）〈ケーブル貫通の場合〉〈電線管貫通の場合〉

壁厚84mm以上

壁厚84mm以上

φ110mm以下(開口寸法)

充填材

充填材

ケーブル(電線)

電線管

800mm

電線管

パテ
中空壁等

800mm

パテ
中空壁等

105mm以下(開口寸法)

ケーブル(電線)

化粧プレート196mm以下(開口寸法)

立面図

3

化粧プレート

断面図

耐火ブッシング

耐火ブッシング

鋼製ボックス

鋼製ボックス

断面図

耐火パネルボックス

国土交通大臣認定書 の仕様に基づき、正しく施工してください。
(注)製品のご使用は、所轄行政機関にご確認ください。

施工要領-1
①

②

充填材

③

ケーブル側
開口部

中空壁

ボックス
ケーブル
ボックス側
開口部
耐火ブッシング

中空壁の両側にボックスと充填材に合わせた取り付け穴をあけます。

開口部よりケーブルを配線します。

充填材とボックスを各々施工します。

施 工要領-2
ボックス側開口ボックスの取り付けボックス固定用
取付枠固定用

シート
ボックス

ボックス固定用ビスを締めればスライドツメがボードをガッチリはさみ込みます。
ケーブル①ボックス裏側のノックを必要な数だけドライバー等で軽く叩いて抜き、耐火ブッシングをはめ込みます。
※シートは破れやすく、シワになりやすいので取り扱いには十分注意してください。

耐火ブッシング

注意②ケーブルを耐火ブッシングに通し、ボックスを開口部に押入れ、ボックス固定用ビスを締め、壁に固定します。
※弱電、強電の分けには、付属のセパレーターを使用してください。
※セパレーターを取り付ける場合は、粘着テープの剥離紙を剥がし、シッカリ貼り付けてください。

●製品の取り扱い時は、保護手袋等を着用し行ってください。
※シートの端面等で負傷をする恐れがあります。

充填材の取り付け

①挿入
充填材

ケーブル
配管

●施工前に充填材に合わせた貫通穴を開けてください。
●施工を行う前に開口部周辺及び、貫通するケーブル等を掃除してください。

充填材ツバ裏の離型紙を剥がしてか②充填
ら充填材をケーブル等にはめ込み、開口部に挿入し、壁に貼り付けます。

パテをケーブル等とリブ内のすき間にシッカリと充填します。

※壁に貼り付けたくない場合はツバ裏の両面テープを全て取り除いてから施工してください。
離型紙

ツバ部

パテ

※パテはリブ内のホコリを取り除いてから充填してくだ
さい。パテが不足した場合は、別売のパテ(品番：MTKS-P1002)をご使用ください。
※リブを超えて充填すると剥がれて落下する恐れがあります。

リブ(高さ3㎜)
ご注意：パテを使用する場合、施工要領に従って正しく施工してください。必要以上に多く盛り過ぎると落下する恐れがあります。

4耐火パネルボックス

国土交通大臣認定書 の仕様に基づき、正しく施工してください。
(注)製品のご使用は、所轄行政機関にご確認ください。

■適合ケーブル表
開口部
ボックス側

ケーブル側
・VVF 3×2.0mm-2本以下・VVF 3×1.6mm-3本以下

ノックアウト数

22ヶ用

・VVF 3×2.0mm-4本以下・VVF 3×1.6mm-6本以下
・CV 1×8mm2-3本以下

ノックアウト数

4

1ノックアウトあたり3ヶ用

・VVF 3×2.0mm-5本以下・VVF 3×1.6mm-8本以下
・CV 1×8mm2-6本以下

ノックアウト数

6・VVF 3×2.0mm-1本以下・VVF 3×1.6mm-2本以下
・CV 1×8mm2-1本以下

4ヶ用(深形)・VVF 3×2.0mm-8本以下・VVF 3×1.6mm-10本以下
・CV 1×8mm2-8本以下

ノックアウト数8適合ケーブル
(参考)

⇒

1ヶ用

■ケーブル側の開口を増やす場合、または電線管を施工する場合は、当社別売の「クイック」をご使用ください。(掲載品番以外にもございますので、通線・配管に合わせご選択ください。)
品番

開口径

適合ケーブル(参考)MTKS-S31PW

φ30mm

VVF 3×2.0mm-2本以下

MTKS-40PW

φ45mm

VVF 3×2.0mm-3本以下

MTKS-50PW

φ55mm

VVF 3×2.0mm-6本以下

MTKS-75PW

φ80mm

電線管

CD16以下、PF16以下

上記以上のケーブル量、ケーブルと配管をCD22以下、PF22以下 1開口に混在させる場合※ケーブル側の開口は最大2つまで、開口径はφ110以下としてください。
※ケーブル・電線管を複数本貫通する場合は、事前に取り付け可能かご確認ください。
※ケーブル側の開口にはTBホルソー、フリーホルソーをご使用ください。
※(用ボックス

99101(100)

２用

３用用
深形

5φ51924)[単位：mm]

50φ5147(146)(ボックス側

ケーブル側開口

5φ399

充填材

当社 クク
ホ スス
ル が側
ソ 取のり開で 付口
正 かを確 な設
な くけ
開 なる口 る場
が 恐合
で れはき が︑ま あ右す り図︒ まにす従︒て正確に開けてください︒

ボックス側開口55(54)99※１ボボ) 内寸法は深形の場合

99

ケーブル側

角穴
開
口

0φ6

耐火パネルボックス

国土交通大臣認定書 の仕様に基づき、正しく施工してください。
(注)製品のご使用は、所轄行政機関にご確認ください。

ボード厚 42mm 迄小ダ判ル
穴マ開+口

φ56㎜専用キリマワシ

SBPホルソー

キリマワシ等で切り落とす。

せっこうボード

ボ6切り取る

65切り取る65Φ切り取る

P=46 P=46 P=46

ボ

65

Φ

P=48クス
側開口

SBPホルソーのせっこうボード適合表○○○

P=46 P=464ヶ用●穴あけセンター出しゲージ付※刃の着脱・交換はできません。

せっこうボード
強化せっこうボード
普通硬質せっこうボード

3ヶ用

P=46

Φ

P=485Φ

P=48

クス
側開口

2ヶ用

P=48

1ヶ用

切り
取る
[単位：mm]

適用ボード厚：〜 42mm 迄品

番

適用

入数

希望小売価格（税抜）

FH-SBP56

4,420

小判穴ホルソー（セミハードケース付）
小判
穴開口●ボックス側開口をあける場合に使用します。

1ヶ用

2ヶ用

3ヶ用

56〜59

56〜5956〜59104〜105104〜105

クス
側開口

104〜105

ボ

P=46●穴あけセンター出しゲージ付

P=46 P=464ヶ用

ボード厚 25mm迄

56〜59
104〜105

替刃

せっこうボード

P=46 P=46 P=46 [単位：mm]

小判穴ホルソー
刃：FH-BH3のせっこうボード適合表

せっこうボード
強化せっこうボード
普通硬質せっこうボード○○
×

適用ボード厚：〜 25mm 迄

替刃：FH-BH4のせっこうボード適合表

せっこうボード
強化せっこうボード
普通硬質せっこうボード○○○

適用ボード厚：〜 25mm 迄品

番

適用

入数

FH-SBGP2B

希望小売価格（税抜）45,800

■替刃
品

番

適用

FH-BH3 合板、強化せっこうボード、せっこうボード用
FH-BH4 普通硬質せっこうボード、強化せっこうボード、せっこうボード、ケイカル板用

入数

希望小売価格（税抜）4,840
12,7006防火部材
防火部材 タイカブラック

耐火パネルボックス
R

JIS認証取得

本 社：岐阜県安八郡輪之内町楡俣1695-1 〒503-0201 TEL(0584)68-0001(代) FAX(0584)69-3900
支 店：仙 台：TEL (022) 367-8250(代) FAX (0584) 83-0235 新 潟：TEL (025) 269-0269(代) FAX (0584) 83-0865
東 京：TEL (03) 3527-3942(代) FAX (0584) 83-0645 名古屋：TEL (052) 957-2733(代) FAX (0584) 83-0650
大 阪：TEL (06) 6765-4810(代) FAX (0584) 83-0654 中四国：TEL (087) 882-2040(代) FAX (0584) 83-0659
福 岡：TEL (092) 937-2215(代) FAX (0584) 83-0326※このカタログは､2023年5月現在のものです。このカタログは専門業者様向け、当社との業者間取引用です。(当カタログからの無断転載はかたくお断りします｡)※カタログに掲載しております標準価格は、当社が希望する小売価格です。尚、掲載しております商品の価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際には消費税が付加されます。

※沖縄及び離島価格は、別途お問い合わせください。

パ̲MTKB-SBP(2)営業所：札 幌：TEL (011) 663-3233(代) FAX (0584) 83-0233 旭 川：TEL (0166) 21-8848(代) FAX (0584) 83-0234
盛 岡：TEL (019) 637-7097(代) FAX (0584) 83-0231 仙 台：TEL (022) 367-8250(代) FAX (0584) 83-0235
郡 山：TEL (024) 991-8898(代) FAX (0584) 83-0232 新 潟：TEL (025) 269-0269(代) FAX (0584) 83-0865
松 本：TEL (0263) 97-3141(代) FAX (0584) 83-0517 北 陸：TEL (076) 292-3611(代) FAX (0584) 83-0830
水 戸：TEL (0295) 52-2155(代) FAX (0584) 83-0643 さいたま：TEL (048) 652-9221(代) FAX (0584) 83-0644
東 京：TEL (03) 3527-3942(代) FAX (0584) 83-0645 千 葉：TEL (043) 227-1605(代) FAX (0584) 83-0646
横 浜：TEL (045) 313-5591(代) FAX (0584) 83-0647 静 岡：TEL (054) 236-1505(代) FAX (0584) 83-0648
名古屋：TEL (052) 957-2733(代) FAX (0584) 83-0650 大 垣：TEL (0584) 68-0002(代) FAX (0584) 83-0652
大 阪：TEL (06) 6765-4810(代) FAX (0584) 83-0654 神 戸：TEL (078) 574-0468(代) FAX (0584) 83-0656
高 松：TEL (087) 882-2040(代) FAX (0584) 83-0659 松 山：TEL (089) 921-2905(代) FAX (0584) 83-0663
広 島：TEL (082) 545-9280(代) FAX (0584) 83-0664 福 岡：TEL (092) 937-2215(代) FAX (0584) 83-0326
大 分：TEL (097) 589-8570(代) FAX (0584) 83-0325 長 崎：TEL (0957) 43-0575(代) FAX (0584) 83-0327
熊 本：TEL (0968) 38-5622(代) FAX (0584) 83-0328 鹿児島：TEL (099) 250-6311(代) FAX (0584) 83-0324
沖 縄：TEL (098) 894-6481(代) FAX (0584) 83-0323
工 場：山 形、茨城第1、茨城第2、茨城第3、大 垣、垂 井、熊本第1、熊本第2

ホームページ https://www.mirai.co.jp/ Eメール mirai@mirai.co.jp