Shaping the future with "Tsunagu" Technology.
東京電力蔵前線（浅草寺付近）第一回南極観測に採用

FUJIKURA HISTORY
世界へ伸びる技術と品質：技術革新に向けた積極的な経営戦略により、相次いで新工場が完成。
イギリスやアメリカ、世界各国への輸出も伸び、国内でも154kV OF
ケーブルを蔵前線に初めて布設。昭和32年には第一回南極観測にも採用された。

PTエネルギー
情報通信

ower&elecom

FUJIKURA
NEWS 2
2019No.451活線シース絶縁不良点測定装置を販売開始（株）フジクラ・ダイヤケーブルは、高圧ケーブル線路の診場合も多々あり、保全効率の悪さから、活線状態での不良断装置として活線シース絶縁不良点測定装置LILIA-150T点測定実現は急務となっていました。

をトヨタ自動車（株）殿と共同開発（特許出願中）し、販売を本装置は活線または停止状態でシースの絶縁抵抗が1M開始いたしました。
この装置は本体および入力切替部で構Ω未満の不良点を精度よく測定することができます。なお、成されており、高圧電力ケーブルなどを活線・停止に関係試験電源の出力は無負荷時50V、短絡時1mAに制限されなく、任意のタイミングでシース絶縁不良点を特定します。ており、課電によりシースを損傷させません。

現在では、ケーブル製造技術の向上により内因的な欠陥はまた、電源部、測定部、交流接地部が一体型であり、コンパ減少していますが、ケーブルシースへのダメージはネズミにクトな可搬構造となっています。

よる食害、フレーム等の食い込み、水の浸入による水トリー

本装置を用いる事により、活線・停止に関わらず、任意のタの進展など、外因的な問題が依然として存在します。
このよ

イミングでシース絶縁不良点を特定できるため、停電を繰

うなケーブルへのダメージはやがて突発停電事故へ繋がり返すことなく「ケーブル不良処置の短納期化」を実現し、り、需要家に大きな影響をもたらします。そのため、ケーブ電力安定供給に寄与します。

ルシースの適切な保守がより重要となっています。
トヨタ自動車（株）殿では工場の安定操業上、高圧ケーブルの保全を重視しており、シースの不良点を停電作業で測交流接地部
測定器部定、部分補修することでケーブル事故を未然に防いできました。
しかし、高稼働設備では停電時間の確保が難しく、更に環境条件によっては絶縁状態が回復して測定できない
直流電源部● 本体外観

装置本体
入力切替部

コンデンサ
放電抵抗
測定方式
測定辺抵抗
測定相切替
最小目盛
耐誘導電圧
ノイズ除去方式
方式
電圧最大出力電流入力電源
寸法・質量スイッチ
寸法・質量● 入力切替部 外観（株）フジクラ・ダイヤケーブル

150μF × 31kΩ
マレーループブリッジ
1023Ω 120mA, リレー切替型
R-S, R-T, S-T，3レンジ
0.1%
最大AC100V
LPF，デジタルノイズ除去方式
スイッチング方式
DC 50 V，100V，150V 3レンジ
1mA，短絡時AC 100V，50/60Hz，約10VA
300W×295H×350D，約 12kg
オーバーラップ形，3回路，
キースイッチ
200W×120H×120D，約 2kg

https://www.fujikura-dia.co.jp/contact/

20192

Fujikura News

Shaping the future with "Tsunagu" Technology.

C O R Eフジクラの医療向けコアテク
T E C H Nノロジー
OLOGY&Miniaturization
薄型部品内蔵基板WABEはVisualization
フジクラのPICORAMEDIC®は電子回路の低背化、3次元化を可能にし、細径かつ高画質なイメージング・テクノロジーを提供し先端医療機器の超小型化を推進します。

患者のQOL向上を推進します

WABE Package®
Wafer And Board level Embedded Package

表面実装用端子

多層FPC

細径カメラモジュール
16万画素/φ1.6㎜

極薄IC● 断面構造概念図

極細径カメラモジュール
4万画素/□0.65㎜

ニーズに合わせた端末形状

基板表裏に部品実装・バンプ形成が可能● 用途に合わせたソリューションを提供
当社技術

硬性鏡

極薄に研磨したICを薄型多層FPCに内蔵
厚さはわずか0.2mm（他社従来技術）

CMOSイメージファイバ（内視鏡・カテーテルとして）＞4＞1.2＞0.5

要素技術

ロッドレンズ

半導体センサ

光ファイバ

直径 ㎜

複数のICを多段に内蔵
高機能モジュール用のChip-stack WABE®

電波や超音波を用いて体内 の深部を可視化するデバイス

CMOSによる電子スコープ

イメージファイバによるファイバスコープ

ウエアラブルやインプラントなど

細径内視鏡やカテーテルなどへの適用により超小型機器への様々なソリューションをサポートします

低侵襲医療技術の発展に貢献します

MRI(磁気共鳴画像)装置用コイル

IVUS(血管内超音波検査)用カテーテル

Fujikura News

PT

エネルギー情報通信

ower&elecom

Shaping the future with "Tsunagu" Technology.

エネルギーハーベスティング電源用
薄型色素増感太陽電池モジュールパネルを販売開始

当社はIoT用途のエネルギーハーベスティング電源として封止構造の簡素化を同時に実現したことで小型電子機最適な、色素増感太陽電池モジュールパネルを新たに開器へ実装しやすいシンプルな形状となり、従来製品と比発し、販売を開始します。

較し同一の外形寸法で、発電有効面積が約1.2倍（112 ×直射日光が得られない低照度環境下でも優れた発電特56 mmモデルの場合）、厚さが約半分の2.5 mm厚となり性を発揮する色素増感太陽電池（DSC: Dye-sensitizedました。
このモジュールパネルを使用することでエネルSolar Cell）に改良を加え、低価格、高出力、薄型化を実現

ギーハーベスティング機器の一層の小型化を実現するこした製品をリリースいたします。
ワイヤレスセンサなどのとができます。

小型IoT機器をAC電源の設置工事やバッテリー交換の手

当社は、今後ますます加速していくIoTセンシングの技術間から解放するためのエネルギーハーベスティング電源発展と、環境に優しい社会の実現をDSCによって支えてま用途に最適なデバイスとしてご活用いただけます。新たいります。に開発したDSCモジュールパネルは長期信頼性の確保と● 薄型エネルギーハーベスティング用DSCモジュールパネル特性
型番：FDSC-FSC10FGC （外形寸法：35×39.9mm、厚さ寸法：2.5mm）※
動作特性

単位

最大動作点電力（Pm）

μW

30以上

42動作電流（Iop）0.38 V動作時

μA

77以上

108

開放電圧（Voc）

V

0.45-0.65

0.50

仕様値

代表値

備考
白色LED 200 lux
周囲温度 23 ℃

型番：FDSC-FSC4FGC （外形寸法：112×56mm、厚さ寸法：2.5mm）※● 薄型エネルギーハーベスティング用
DSCモジュールパネル外観（上: FDSC-FSC10FGC、下: FDSC-FSC4FGC）

動作特性

単位

仕様値

最大動作点電力（Pm）

μW

214以上

300

動作電流（Iop）0.38 V動作時

μA

554以上

776

開放電圧（Voc）

V

0.45-0.65

0.50

代表値

備考
白色LED 200 lux
周囲温度 23 ℃※ リード線など突起部含まず
総合開発営業部“つなぐ”テクノロジー 製品ニュース

No.451

発行：2019年2月 編集兼発行責任者：森本 朋治〒135-8512

東京都江東区木場1-5-1

http://www.fujikura.co.jp

営 業 企 画 部
関 西 支 店
中 部 支 店
東 北 ブロック九 州 ブロック

TEL:03-5606-1092
TEL:06-6364-0373
TEL:052-212-1880
TEL:022-266-3344
TEL:092-291-6126

ask-dsc@jp.fujikura.com