GT タイプ

ストラブ・分岐カップリング

取扱説明書

安全上のご注意 【必ずお守り下さい】
この取扱説明書では、製品を安全に正しくご使用いただき、人的危害や財産への損害を防止するため、遵守いただきたい事項を記載しております。
■絵記号の意味

注意

注意（危険・警告を含む）
を促す事項

禁止

決しておこなってはいけない禁止事項

強制必ずおこなっていただく強制事項

警告
取付け作業を行う前に、必ず『安全上のご注意』をお読みのうえ、『施工手順書』に従って、正しくご使用下さい。
なお、ご不明な点がございましたら当社ホームページまたは、下記の営業所にお問い合わせ下さい。

■東京事業所：〒 103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町 7-8
TEL. 03-6861-7411（代表） FAX. 03-6861-7421■大阪事業所：〒 536-0022 大阪市城東区永田３-12-15
TEL. 06- 6965-7235（代表） FAX. 06-6965-7236■H Pアドレス： https : // www. sb-material.co. jp/

注意

強制

本体は構造上、鋭利な箇所がありますので必ず、作業用手袋等の保護具を着用し作業を行って下さい。

禁止

製品を取り外す際、配管内の圧力が完全にゼロまで下がっていない場合は、絶対にボルトを緩めないで下さい。

強制

流体が 本製品の適用範囲内であることを確認して下さい。
（流体の種類・流体温度：－5 ～ 35℃ ）強制

使用圧力が適用範囲内であることを確認して下さい。

強制埋設管に使用する場合は必ずステンレスボルト仕様品（標準品）を選択いた
だき、腐食防止のため、ペトロラタム系の防食テープ等で必ず防食処置を行って下さい。

禁止

使用者は構成部品の組ばらしを当社の許可無く行わないで下さい。

使い回しの際のご注意

記載事項を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害が発生する可能性があります。

禁止

直射日光の当たる場所やほこりが多い場所、および振動が激しい場所には保管・放置しないで下さい。

強制

配管内の流体が凍結する恐れのある寒冷地域で使用する場合は、保温や循環または水抜き等の適切な処置を行って下さい。

注意

本製品では管の熱伸縮は吸収できません。管の熱伸縮が想定される場合は、別途伸縮継手等を配置して下さい。

強制

ボルトの締め付けには必ずトルクレンチをご使用いただき、当社が規定するトルク値にて締め付けて下さい。
（締め付け量の不足による漏洩やボルトが破断する原因になります）

注意

記載事項を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があります。

本製品は使い回し可能ですが、その場合は必ず「クロモリボルト（白銀色）製品」をご指定下さい。
ご指定いただかない場合は、標準仕様の「ステンレス製ボルト（黒褐色）」が装着された製品となります。

使い回し回数の制限●配管が鋼管・塩ビ管の場合 …10 回●配管がステンレス鋼管の場合…5 回 を限度とします。

警告 亡または重傷を負う可能性があります。

記載事項を無視して、誤った取扱いをすると、人が死禁止

配管内の流体が前回と異なる場合は、使い回しはしないで下さい。

腐食環境で使用する場合は、状況に応じて防食処置や定期的な確認を行って下さい。

強制

使い回しの回数制限は、必ず遵守して下さい。なお、制限内でも使用環境によっては、使い回しできなくなる場合もあります。

強制

強制

地震や水撃等の外力によって本製品に過度な曲げモーメントが作用する恐れがある場合は、配管が許容値以上に曲がらないように強固な固定を施して下さい。

取り外しをする際は、配管内の圧力がゼロであることと、流体が残留していないことを確認して下さい。

強制

塩ビ管に使用する場合はトルク値による管理ではなく、ケーシングがスペーサーに密着するまで締め込んで下さい。

注意

正しく施工できていなかった等で施工のやり直しをする際は、必ず手で回せるぐらいまでボルトを緩めて下さい。無理にカップリングを回転させたり、グリップリングが喰い込んだまま取り外そうとすると、管や製品にダメージを与えてしまう場合があります。

禁止

ソケット部から塩素系殺菌剤の注入は、絶対に行わないで下さい。腐食する可能性があります。

注意 害を負ったり、物的損害が発生する可能性があります。
記載事項を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷注意

取り外した際の製品内部の残液の飛散にご注意下さい。

強制取り外した製品は汚れを除去し、ビニール袋等に入れ、直射日光の当たらない場所に保管して下さい。

強制

再取り付けをする際は、ボルトの首下とネジ部にグリスを適量塗布してからご使用下さい。

強制

再取り付けの際のボルトの締め付けは、スペーサーが装着されている製品に限り、ケーシングがスペーサーに密着するまで締め込んで下さい。
（トルク値よりスペーサーの幅を優先して下さい）
1-1505-500（B）施工手順書

1 作業前の準備

4 カップリングの配置

ヤスリ◆取付けに必要な道具類①片側のパイプにカップリングを差し込みます（。ボルトを緩める必要はありません）②もう一方のパイプを配置します。

マジック

コンベックス

トルクレンチ

六角ソケット10mm
あける管の隙間を10mm あけて配置してください。

③マークした位置までカップリングを横移動させます。

◆パイプの清掃

グリップリングの歯でパイプに傷が付かないように注意してさい。

・切断時のバリや汚れを取り除きます。
・キズ等の凹凸はヤスリ等で滑らかにします。

2 マーキング作業

5 ボルトの締付け・パイプにマーキングをし、継手の取付け位置を決めます。

・目安としては、片側のボルトを3回転程度締め付けたら、もう一方のボルトに移り、同様に締め込みます。この作業を繰り返します。
ボルトが片締めにならないように充分にご注意下さい。

管端からマーキング位置までの位置寸法は下表の通りです。
呼び径

寸法506580100125
15034mm

マーキング42mm
取水のために、管と管の隙間50mmを10mm 離す必要があります。

3 トルクレンチのセット◆六角ソケットの取付け・ソケットはボルトのサイズによって異なります。
呼び径

ソケットサイズ5065801001251506mm

ソケットサイズ（二面幅）8mm12mm◆締付け作業完了

カチン!

・設定したトルク値になると、トルクレンチが『カチン ! 』と合図します。
・もう片方も合図があるまで締め込みます。
この作業を5 ～ 6 回繰り返し行い、左右のボルトが均等に所定のトルク値になるまで締め込みます。

◆締付けの確認（締忘れ防止機能）
・カップリングを横から目視して下さい。
右図のように『スペーサー』が本体と密着していない場合は、トルクレンチを使用し所定のトルク値で増し締めを行って下さい。

隙間スペーサー

ただし、曲がり配管や、芯ズレがある場合は、密着しないことがあります。この場合はスペーサーではなく、トルクレンチでのトルク値管理を行って下さい。

6 施工の確認◆トルク値の設定
・カップリング本体のラベルに表示されている『締め付けトルク値』と、トルクレンチの主目盛を合わせます。
締め付けトルク値

・下図のような場合は一度外して、取り付け直して下さい。
2°以上の傾き

主目盛【カップリングの傾き】※詳しくはトルクレンチ添付の取扱説明書をご覧下さい。

【取付け位置のズレ】

カップリングが正しく施工されていないと、取水できない場合や事故の原因につながることがあります。