電磁パルス定量ポンプ

ＭＰＴ＜ツインタイマータイプ＞
操作設定マニュアル
ＭＰシリーズ

別冊の基本取扱説明書と合わせてよくお読みください
＜＜＜お
願
い＞＞＞
●本取扱説明書は必ず使用される担当者の手元に届くようにご配慮下さい。
●本 取扱 説 明 書 に記 載 されている事 項 を熟 読 した上 で、正 しい取 扱 いをして頂 き、機 器の機能を十分に発揮させて下さい。
●お読みになった本取扱説明書はいつでも見られるところに、大切に保管して下さい。

目次

1. 概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

6. 運転 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
6-1 運転前に ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
6-2 パラメータ設定モード・・・・・・・・・・ 8
6-3 マニュアル運転 ・・・・・・・・・・・・・ 14

2. 操作パネル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
3. 据付及び配管 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3

6-3-1 基本操作フロー ・・・・・・・・・・・・・・・ 14
6-3-2 マニュアル運転 ・・・・・・・・・・・・・・・ 15

4. 端子接続 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3

6-4 自動運転 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17

5. 機能概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
5-1 マニュアル運転機能 ・・・・・・・・・・ 4
5-2 吐出量校正機能 ・・・・・・・・・・・・・・ 4
5-3 ツインタイマー機能 ・・・・・・・・・・・ 5
5-4 外部連動機能 ・・・・・・・・・・・・・・・ 6
5-5 レベル連動機能 ・・・・・・・・・・・・・・ 7
5-6 状態接点出力機能 ・・・・・・・・・・ 7

H20 年 5 月 27 日
H17 年 3 月 14 日
H16 年 5 月 26 日
新規作成／改訂年月6-4-1

基本操作フロー ・・・・・・・・・・・・・・ 17

6-4-2

ツインタイマー運転 ・・・・・・・・・・・ 18

6-4-3

外部連動運転 ・・・・・・・・・・・・・・・ 19

6-4-4

外部インターロック ・・・・・・・・・・・ 20

6-4-5

動作状態確認 ・・・・・・・・・・・・・・・ 21

6‐5 メンテナンスモード ・・・・・・・・・・ 22

7. 警報 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23

HE3-P619-02
HE3-P619-01
HE3-P619-00
取扱説明書番号

-1-

住所修正
一部修正
新規作成
新規作成／改訂内容

1. 概要ＭＰＴ型ポンプは脱着可能なリモコンタイプの操作パネルを備え、またデジタル設定が可能で、高い作業性、操作性および高度な制御性を有しています。
本機は、内蔵のツインタイマーによりポンプ動作を自動制
御することができます。また、外部連動や、警報または運転状
態を出力する機能を備え、さらにオプションとして吐出状態を常時モニターして、異常時には警報を出力するアンプ内蔵型
フローモニター・オプションも選択できます。

2. 操作パネル
操作パネルは、伸張距離約 150mm であり、手元で見やすく、簡単に設定及び運転操作が可能です。 表示は、8 つのランプと LED 表示で設定・操作状態が見やすくなっています。
<表示ランプ説明>
表示ランプ

名 称

動

作

名 称

動

作

RUN

ポンプ運転

FLOW

・吐出異常発生・ﾌﾛｰﾓﾆﾀｰ設定

AUTO

自動運転モード

SPM

ｽﾄﾛｰｸ数表示

OFF

OFF 時 間 設 定 中 ／OFF 時間運転中

ml/m

・吐出流量表示・流量校正

ONON 時 間 設 定 中 ／ON 時間運転中％

ｽﾄﾛｰｸ数表示

LED 表示部
待機中表示
（点滅時）
操作キー

<操作キー説明>
記 号

名

称

記 号

名

称

運転／停止（RUN／STOP）キー

UP キー（数値上昇）

自動／手動運転モード（AUTO/MANU）
切替キー

DOWN キー（数値下降）

ストローク数（SPM または％）／注入量（ml/min） 表示単位選択キー

設定選択（SEL）／決定（ENT）キー※後述します各機能の説明では、2 つ以上の機能を持つキー名称の表示は使用する機能の名称で省略して表示している場合があります。

-2-

3. 据付及び配管
MP シリーズ基本取扱説明書をご参照ください。

4. 端子接続
電気配線及び端子接続に関する詳細は MP シリーズ基本取扱説明書をご参照ください。
＜端子配列図＞

＜回路図＞

-3-

5.機能概要
5-1 マニュアル運転機能
ポンプ設置時、設定変更またはメンテナンス時のテスト運転、自動運転異常発生時の仮運転などの際に使用します。
○ 表示単位は spm、％、ml/min の 3 種類の表示が可能。
○ ストローク数（0～180spm または 0～100%）、流量（ml/min）を∧∨キーで 1 単位毎に直接デジタル設定することにより運転が可能。
○ 1 工程の操作で最大ストローク運転が可能でプライミング作業、ガス抜き作業やメン
テナンス時に便利です。

5-2 吐出量校正機能
本機は吐出量をストローク数（SPM または％）と流量（ml/min）で表示することが可能です。ポンプは使用液の性状や動作環境などにより、それぞれ吐出量がわずかに変動します。そこで、本機は吐出量の校正機能を設け、実際の吐出量（最大ストローク運転時）を計測しその値を入力する（6-3 項③参照）ことで、より実流量に近い吐出流量値を表示することができます。

注

意LED 表示部に表示される流量値の分解能は 180 です。

最大ストローク数時の吐出量

吐出量（ml/min）※吐出流量値は図のような関係により算出されます。

0
0

25

50
ストローク数（%）

75

100

-4-

5-3 ツインタイマー機能
ポンプに内蔵されたタイマー機能により、任意に設定された ON（ポンプ稼働）時間と OFF（ポンプ停止）時間で間欠運転動作を行います。

○ ON 時間、OFF 時間はそれぞれ 0.1～999 分、1～999 秒の範囲で設定可能です。
※スタート時はＯＮタイマーから始まります。

○ 外部との連動運転の場合、外部からの停止信号入力（例：連動している循環ポンプ
等の停止）により、ON/OFF タイマーも一時停止します。

例 循環ポンプとの連動運転の場合のタイムチャート◎ ツインタイマー運転では、ポンプの吐出量は、手動モードで設定された吐出量が反映されます。
※ ポンプ稼動時間中の吐出量を調整したい場合は、ポンプを停止し、手動モードに切り替えてから吐出量を調整してください。

-5-

5-4 外部連動機能
本機には原水ポンプや循環ポンプなど、外部の機器に連動してポンプを動作させる機能があります。この機能はポンプの電源を切ることなくポンプの運転・停止行うことが出来る機
能です。
（例）ｐＨ制御を行う際の高速ストローク時分割比例制御など、電源による ON-OFF 制御では
電源 ON 時の立ち上がり時間が無視出来ない場合や、逆に低速ストローク数運転の際にストローク間のインターバル時間を一時停止させたい場合に有効です。

注意

ノンガスロック仕様のポンプを連動で使用される場合、ON 時間が短い時ガス抜き動作が完了する前に OFF になり、液が吐出側に注入されない場合があります。
◎ 外部連動（インターロック）は自動運転モードで有効です。
（動作・表示についての詳細は 6-4-4 項参照）
◎ 連続運転（手動で調整しない限り吐出量が一定）による外部連動（以下説明では外部
連動運転）を行うには、タイマー設定（ＯＮまたはＯＦＦ時間設定のどちらか一方）を（連続運転外部連動モード；以下説明では外部連動モード）とすることで有効となります。
（設定方法…6-2 項③参照、操作方法…6-4-2 項参照）

-6-

5-5 レベル連動機能（付加コード 1□□／2□□）
本機は薬液タンクのレベルスイッチとの連動機能を有し、レベル低下により、ポンプの停止または警報の出力を行うことができます。
n□□

仕

様

動

作

１□□

渇水警報＋ポンプ自動停止

渇水（レベル低下時）には渇水警報を発します。
ポンプは自動停止します。

２□□

渇水警報のみ渇水（レベル低下時）には渇水警報を発します。
ポンプは運転を継続します。

お願い◎レベルスイッチの接点動作は、以下のものをご用意下さい。
液位正常時

ON

液位低下時

OFF

5-6 状態接点出力機能（付加コード□1□／□2□）
付加コード（□n□）が“1”か“2”で接点出力の動作が異なります
□n□

仕

様

接 点 動 作
①運転時：ＯＮ②異常時：フリッカー（※）③停止時 OFF□１□ 運転状態出力

異 常 の 内 容
①ソレノイド断線②CPU 異常③タンクレベル低下④フロー異常①正常運転時：OFF②異常時：ON□２□ 警報出力（※）3 秒 ON，1 秒 OFF

6. 運

転6-1 運転前に① ポンプの据付状態及び配線、吸込側及び吐出側のホースまたは配管の接続状態を確認してください。
② 据付、配線、配管に問題が無ければ電源を投入してください。
③ マニュアル運転（6-2 項参照）により、プライミング及びガス抜きを行ってください。
④ マニュアル運転（6-2 項参照）により、最大ストローク数運転時の実際の吐出量を測定してください。
-7-

6-2 パラメータ設定モード
表 示 内 容① パラメータ設定モードへの切替◎ ポンプ停止確認
ポンプが停止していることを確認してください。運転中の場合は STOP キーを押して停止状態にしてください。
※ AUTO が点灯していてもパラメータ設

操 作 説 明ポンプ停止状態
消灯

定モードに入ることができます。

◎ パラメータ設定モード入SEL キーを 2 秒程度押し続けるとパラメータ設定モードに切替り、単位選
択画面となります。
※ パラメータ設定モードに切替りますと、表示ランプ及び 7 セグメントが点
滅します。

長押し

（約 2 秒）
消灯
点滅

パラメータ設定モード※ 初めて設定モードに入るとを表示（右図）します。
※ 2 回目以降は前回設定した単位を表示します。

②各設定画面への切替
SEL キーを押すたび設定画面が切
替ります。

単位選択

※ 工場出荷時には以下のような設定値になっています。
1. 単位 … ＳＥＣ
2. ON 時間 … 1.0
3. OFF 時間 … 1.0
4. FLOW … OFF
5. 流量表示 … それぞれの型式の
公称吐出量値を表示。
（右図は MP-20 の場合）
※ 2 回目以降は前回の設定値を表示します。

ON 時間設定

流量校正

OFF 時間設定-8-

ﾌﾛｰﾓﾆﾀｰ設定

表 示 内 容

操 作 説 明③ パラメータ設定◎ 単位選択単位選択画面にしてください。
※ ポンプ停止状態からはＳＥＬキーの長押しで単位選択画面になります。
他の設定画面になっている場合は、SEL キーにより単位画面にしてください。

ON/OFF 時間に使用する時間単位を選択します。
※ ここで決定した単位は ON/OFF 時間共通の単位となります。
＜設定画面＞
ポンプ停止状態

他の設定画面

長押し（約 2 秒）
点滅[単位選択方法]＜設定値変更＞（Min）…UP キー（SEC）…DOWN キー

単位を“分（Min）”で表示

単位を“秒（SEC）”で表示＜各パラメータの決定＞
ENT キーを押すことで、それぞれのパラメータが決定され、設定画面が切替
ります。

-9-

表 示 内 容

操 作 説 明◎ ON 時間設定
ON 時間設定画面にしてください。
※ 他の設定画面になっている場合は、SEL キーにより ON 時間設定画面にしてください。

＜設定画面＞
他の設定画面点滅＜設定値変更＞[設定方法]○ ON 時間の設定
ON 時間（ポンプ稼動時間）は UP／
DOWN キーにより、数値（タイマー時間）の変更が可能です。
999⇔0.1（1.0）⇔OFF（外部連動モード）○ 設定値範囲
設定可能な数値範囲は単位により異なります。
秒設定…1.0～999
分設定…0.1～999※ 但し、0.1（秒設定は 1.0）～9.9 は 0.1
単位毎に変化し、10 以上は 1 単位毎に数値が変化します。

秒（SEC）設定の場合分（Min）設定の場合○ タイマー運転モード／外部連動モードの切替
タイマー設定値を DOWN キーにより、表示とすることで外部連動モードに切替ります。
※ 外部連動モードは、ＯＮ／ＯＦＦタイマ
ー設定のどちらかがることで有効となります。

表示とな

外部連動モード※ LED 表示部に表示される数値の変化
速度は、UP（DOWN）キーを押しつづけることにより、１秒後に少し速くな
り、５秒後にはさらに速く変化します。

- 10 -

表 示 内 容

操 作 説 明◎ ＯＦＦ時間設定
単位選択画面にしてください。

＜設定画面＞※ 他の設定画面になっている場合は、SEL キーにより OFF 時間設定画面にしてください。

他の設定画面点滅[設定方法]○ OＦＦ時間の設定
OＦＦ時間（ポンプ停止時間）は UP／
DOWN キーにより、数値（タイマー時間）の変更が可能です。
999⇔0.1（1.0）⇔OFF（外部連動モード）○ 設定値範囲
設定可能な数値範囲は単位により異なります。
秒設定…1.0～999
分設定…0.1～999※ 但し、0.1（秒設定は 1.0）～9.9 は 0.1 単
位毎に変化し、10 以上は 1 単位毎に数値が変化します。

＜設定値変更＞秒（SEC）設定の場合分（Min）設定の場合○ タイマー運転モード／外部連動モードの切替
タイマー設定値を DOWN キーにより、表示とすることで外部連動モードに切替ります。

※ 外部連動モードは、ＯＮ／ＯＦＦタイマ
ー設定のどちらかがことで有効となります。

表示となる

外部連動モード※ LED 表示部に表示される数値の変化
速度は、UP（DOWN）キーを押しつづけることにより、１秒後に少し速くなり、５秒後にはさらに速く変化します- 11 -

表 示 内 容

操 作 説 明◎ フロ－モニター設定＜設定画面＞○ フローモニター設定画面にしてください。
※ 他の設定画面になっている場合は、SEL キーによりフローモニター設定画
面にしてください。

○ フローモニターの設定方法
設定（

）…

設定解除（

UP キー
）…

他の設定画面点滅＜設定値変更＞

DOWN キーフローモニター設定
注：に設定する場合は必ずフローセンサーが接続されていることを確認してください。警報の原因となります。

※ フローセンサーを接続していても無効

フローモニター設定解除にしたい場合は解除（）を選択してください。この場合、FLOW 異常は検出しません。

○ フローセンサーの設定（）の場合
・ポンプ運転時表示ランプの FLOW が点灯
・吐出異常発生時表示ランプの FLOW が高速フリッカー
LED 表示には＜フローセンサー設定（

）時＞

○ 運転時

○吐出異常発生時
高速
フリッカー

が点滅表示

注： フローモニターは手動、自動のどちらの運転モードでも設定・動作可能
です。

点滅

点灯

- 12 -

表 示 内 容

操 作 説 明◎ 流量校正
流量校正画面にしてください。
※ 他 の 設 定 画 面 に な って い る 場 合 は 、SEL キーにより流量校正画面にしてください。

［ 流量校正方法 ］(1) 実際の吐出量を測定する。
マニュアル運転モードによりストローク数を最大値（100%）に設定し、1分間の吐出量を計測する。
※ この際、できる限り実配管に近い条件で行ってください。
(2) 測定値入力
測定値の入力は UP／DOWN キー
で行ってください。
※ 設定値の変化
10⇔999 までは 1 単位ごと
0.0⇔9.9 までは 0.1 単位ごと＜設定画面＞
他の設定画面点滅＜設定値入力＞（例）計測値 20.7ml/min※ LED 表示部に表示される数値の変化速
度は、UP（DOWN）キーを押しつづける
ことにより、１秒後に少し速くなり、５秒
後にはさらに速く変化します。

④運転画面への切替
各パラメータを設定後、SEL キーを約2 秒間長押しすることで、運転画面に戻ります。
※ 運転画面に戻ると設定画面に切替える
直前の操作状態（表示）を表示します。
※ 運転画面への切替えはどの設定画面
からでも行えます。

各パラメータ設定画面
長押し（約 2 秒）

点灯- 13 -

6-3 マニュアル運転
6-3-1 基本操作フロー
停止状態
長押し（約 2 秒）

パラメータ設定
単 位
設 定

ON 時間
設 定

…設定は不要。

流 量校 正…設定は不要。

…実際の最大吐出量値を入力。
6-2③（P13）参照。

OFF 時間設 定

ﾌﾛｰﾓﾆﾀｰ設定…設定：ON…非設定（解除）：OFF…設定は不要。

6-2③（P12）参照。

長押し（約 2 秒）

表示単位選択…吐出量表示単位を選択

6-3②（P15）参照。

吐出量調整…吐出量を調整

6-3②（P15）参照。

6-3③P15 参照。

ポンプ運転

表示単位選択…ポンプ運転中でも表示選択キーにより、吐出量表示の単位を変更可能
6-3②（P15）参照。

吐出量調整…UP／DOWN キーにより吐出量を調整可能
6-3②（P15）参照。

最大ストローク数運転…UP・DOWN の同時押し中に最大ストローク数で運転
6-3③（P16）参照。

ポンプ停止

-14 -

表 示 内 容① 電源投入

操 作 説 明○ 初めて電源を投入したときは、工場出荷時の設定（右図）を表示します。

点灯○ 2 回目以降は最後に電源を切った直前の運転状態を記憶しています。
※ 吐出量調整はポンプ運転中でも可能です。

②吐出量調整◎ 表示単位の選択○ 単位選択キー を押すたびに、SPM→
ml/m→％の順でランプが点灯し、LED 表
示部の数値の単位を変更します◎ 吐出量の調整○ 設定値は UP（DOWN）キーを押すたびに変化します。
各単位表示における数値変動は以下の通りです。
・ SPM…0～180
・ ml/m…0.0～99.9、100～999
・ ％…0.0～9.9、10～100

または※ LED 表示部に表示される数値の変化速
度は、UP（DOWN）キーを押しつづけることにより、１秒後に少し速くなり、５秒後にはさらに速く変化します。

- 15 -

表 示 内 容③ポンプ運転○操 作 説 明RUN キーを押すとポンプは表示されている運転状態で運転を開始します◎単位選択◎吐出量調整※ 運転中でも吐出量の変更及び単位の変更は可能です。（②参照）※ 運転中の際、RUN ランプはポンプ動作に合わせて点滅します。

ポンプ運転中点灯（点滅）◎ 最大ｽﾄﾛｰｸ数運転○

ポンプ運転中に UP/DOWN キーを同時に押している間のみ、最大ｽﾄﾛｰｸ
数運転を行います。
注: ポンプ停止中に UP/DOWN キーを同時に押すと最大値を表示するだけで運転は行いません。

※ 吐出量表示が SPM、ml/m、％のいず
れであっても、その表示の最大値を表示し最大ｽﾄﾛｰｸ数運転を行います。
※ 流量表示（ml/min）の最大値はパラメ
ータ設定モードで設定された最大値を表示します。

同時押し中最大ストローク数運転④ポンプ停止消灯○ STOP キーを押すと RUN ランプが消灯
し、ポンプは停止します。
○ LED 表示部は運転状態のままで保持されます。

- 16 -

6-4 自動運転
6-3-1 基本操作フロー
停止状態
長押し（約 2 秒）

パラメータ設定
流 量
校 正

単 位
設 定

…実際の最大吐出量値を入力。
6-2③（P13）参照。

…分設定
…秒設定
6-2③（P9）参照。
ON 時間
設 定

ﾌﾛｰﾓﾆﾀｰ設定…設定：ON…非設定（解除）：OFF…稼働時間を設定

6-2③（P12）参照。

6-2③（P10）参照。
OFF 時間設 定…停止時間を設定
6-2③（P11）参照。

長押し（約 2 秒）

自動運転モード入ポンプ自動運転開始

ツインタイマー自動運転

外部連動運転6-4-3（P19）参照。

6-4-2（P18）参照。
表示単位選択

同時押し

設定値の確認

6-3②（P15）参照。

6-4-4（P21）参照。
吐出量調整

6-3②（P15）参照。
設定値の確認同時押し

6-4-4（P21）参照。

ポンプ停止- 17 -

6-4-2 ツイン（ON-OFF）タイマー運転
表 示 内 容◎ 自動運転を開始する前に吐出量を調整してください。（6-3 項②参照）※ 自動運転中は吐出量の可変はできません。

操 作 説 明ポンプ停止状態

表示単位は自由に切替可能① 自動運転入
AUTO キーを押すと、自動運転モードに切替ります。
※ 単位選択キーにより自由に表示単位を切替えることができます。
※ どの表示単位からでも運転開始は可
能です。

点灯

② ポンプ運転
RUN キーを押すことで自動運転が開始
します。
・ RUN ランプ…点灯
・ ＬＥＤ表示…ON タイマーカウント（例）ON 時間=3 秒、OFF 時間=4 秒

ポンプ稼動（ON）
注：ON-OFF タイマー運転は ON（ポンプ稼動）時間から開始します。
※ 自動運転中の使用不可キー，，

1 秒間隔で点滅，（個別操作）

ポンプ停止（OFF）③ ポンプ停止○ STOP キーにより自動運転は停止（RUN ランプ消灯）し、表示はストローク数（または吐出量）となります。
○ 運転停止後に MANU キーを押すと、自動運転は解除され、マニュアル運
転画面となります。

消灯※ ポンプ運転中に MANU キーを押すと、自動運転が解除されると共に、ポンプは停止します。

- 18 -

消灯

6-3-3 外部連動運転
表 示 内 容◎ パラメータ設定モードでタイマー設定値（ON または OFF 時間どちらか）が（外部連動モード）であることを確認してください。
※ 外部連動モードではタイマーカウントは無視されます。

操 作 説 明ポンプ停止状態① 自動運転入
ポンプ停止状態時に AUTO キーを押すと自動運転が入り AUTO ランプが点灯
します。

点灯

② ポンプ運転
RUN キーを押すと RUN ランプが点灯し運転を開始します。
[表示画面]
マニュアル運転と同様で、現在のストローク数（吐出量）を表示しています。
（SPM／ml/min／％：表示単位選択も可能）。

点灯[吐出量調整]UP／DOWN キーにより自由に吐出量の変更が可能です。（6-3②参照）
注： 最大ストローク運転は不可
消灯③ ポンプ停止○ STOP キーにより RUN ランプが消灯
し、ポンプは停止します。
○ MANU キーを押すことで自動運転からマニュアル運転に切替わります。
※ ポンプ運転中に MANU キーを押すと、自動運転が解除されると共に、ポンプは停止し、マニュアル運転画面となります。

消灯- 19 -◎ 単位選択◎ 吐出量調整が自由に可変可能

6-4-3 外部インターロック
表 示 内 容◎ インターロック動作○ ツインタイマー運転時または外部連動運転時に外部より連動信号（連動している循環ポンプなどからのイン
ターロック信号）を受けると LED 表示
部の右下のドットが点滅し、運転状態が保持され、待機状態となります。

操 作 説 明＜ツインタイマー運転時＞＜外部連動運転時＞（例）
ON タイマー運転時○ インターロックが解除になると運転を再開します。

注： ドットが点滅しているときは MPT ポン
プ待機状態であることを示しています
のでエラーや故障等での停止ではありません。

インターロック○ インターロック中（ドット点滅中）に
MANU キーによりマニュアル運転モードに切替えますとマニュアル運転が行えます。
○ インターロックが解除になっていない
限り、自動運転モードで RUN キーを押しても、右下のドットが点滅し、待機状態となります。

点滅（待機状態）

インターロック中◎ インターロック中の手動運転への切替方法○ インターロック中（ドット点滅中）でもMANU キーを押すことにより、マニュ
アル運転モードが行えます。

＜比率運転＞＜外部連動運転＞○ 再び AUTO キーにより自動運転モードにすると、インターロックが解除になっていない限り右下のドットが点滅し、待機状態となります。
注： インターロック中であっても、自動運
転モードを解除するとポンプは停止状態となります。
この際、ツインタイマーのダウンカ
ウントはキャンセルされ、再び自動運転モードに切替えるとダウンカウ
ントは設定値からカウントを開始します。

＜マニュアル運転モード＞
ツインタイマー運転のダウンカウントはリセットされます。

- 20 -

6-4-4 設定値の確認
表 示 内 容操 作 説 明◎ ツインタイマータイマー運転時
ツインタイマー運転中に UP/DOWN キ
ーを同時押しすると、同時に押している
間は、現在の ON/OFF タイマーの設定
時間及び設定単位を交互に表示します。

例：ON 時間=3 秒、OFF 時間=4 秒

同時押し中◎ 外部連動運転時
外部連動運転中に UP/DOWN キー
を同時押しすると、同時に押している間は、運転状態（単位表示）にかかわらず、※と表示します。

表示中の単位表示ランプは、
運転中の単位表示を保持します。

同時押し中- 21 -

6-5 メンテナンスモード
表 示 内 容操 作 説 明① ポンプ停止確認
ポンプが停止していることを確認してくだ
さい。運転中の場合は STOP キーにより停止してください※ 表示単位は SPM、ml/m、%のどれであっても構いません。

＜マニュアル運転モード＞＜自動運転モード＞

消灯② メンテナンスモード設定○ マニュアル運転モード(1) DOWN キーにより吐出量設定値 を“ 0 ”まで下げてください。
(2) 表示が“ 0 ”の状態からさらに DOWN
キーを約 2 秒程度長押しすると、表示がとなり、 ソレノイドが前進状態で固定されます。
※ メンテナンスモードの設定はどの吐出量表示からでも可能です。
○ 自動運転モード
DOWN キーを約 2 秒程度長押しすると、

長押し

表示が
となり、ソレノイドが前進状態で固定されます。
※の状態は放置しておくと 10 分後には自動的に解除されます。

（約 2 秒）

メンテナンスモード③ メンテナンスモード解除

PUSH ANYKEY

メンテナンスが終了後、操作パネルのいずれかのキーを押すことでメンテナン
スモードが解除されて、運転モード画面に戻ります。

メンテナンスモード解除- 22 -

7. 警 報以下に警報の内容と表示を示します。
表 示（点滅表示）

警報内容および原因

対

策

備

考

CPU 異常○ 基盤の故障○ リモコンとの通信異常● 御注文先または当社に御連絡ください。

ポンプ運転は自動停止

ソレノイド異常○ ソレノイド断線● 御注文先または当社に御連絡ください。

ポンプ運転は自動停止

レベル低下○ 薬液タンク内の液面低下● 薬液を補充してください。

吐出異常○ 吐出流量の低下● 基本取扱説明書の“問題発生原因とその処置”をご参照ください。

・ レベルスイッチとの連動（付加コード：1□□/2□□）
・ 薬液補充で自動復帰
・ フローモニター（オプション）との連動（付加コード：□□2）
・ 吐出流量の改善で自動復帰

注意※ CPU またはソレノイド異常発生の際、ポンプは自動的に停止状態となっていますが、突然動き出す可能性もありますので触れるようにしてください。

またはが表示されている時は電源を切ってからポンプに- 23 -

◇ ろ過事業部
東 京 営 業 部
大 阪 営 業 部
名古屋営業部

電話(代)（03）5817-2025 FAX（03）5817-2033
電話(代)（06）6301-5627 FAX（06）6308-7559
電話(代)（052）752-2511 FAX（052）752-2633◇ ケミカルポンプ事業部
東 京 営 業 部
大 阪 営 業 部
名古屋営業部
金沢出張所

電話(代)（03）5817-2022
電話(代)（06）6302-4953
電話(代)（052）752-2511
電話(代)（076）234-1780

FAX（03）5817-2035
FAX（06）6308-7911
FAX（052）752-2633
FAX（076）234-7571◇ 機器事業部
九 州 営 業 部
宮崎出張所
中 国 営 業 部
広島営業所
岡山営業所

電話(代)（092）473-4590 FAX（092）473-4599
電話(代)（0985）29-9388 FAX（0985）28-0918
電話(代)（082）291-7502 FAX（082）291-7519
電話(代)（086）245-1152 FAX（086）245-1085◇ 流体機器部門
流体機器営業部
札幌出張所
仙台営業所
北関東営業所

電話(代)（03）5817-2028
電話(代)（011）866-1866
電話(代)（022）297-2371
電話(代)（027）330-5670

FAX（03）5817-2034
FAX（011）866-9391
FAX（022）297-2372
FAX（027）330-5672□ 本 社・大阪営業所 〒532-0021 大阪市淀川区田川北１丁目 12 番 11 号
外国課

電話(代)（06）6301-3141 FAX（06）6308-6228
電話(代)（06）6301-6460 FAX（06）6308-3022□ 東京営業所〒110-0016 東京都台東区台東１丁目 19 番 2 号
電話(代)（03）5817-2021 FAX（03）5817-2035□ 名古屋営業所〒466-0854 名古屋市昭和区広路通 6 番 12 号
電話(代)（052）752-2511 FAX（052）752-2633□ 九州営業所〒812-0008 福岡市博多区東光２丁目 17 番 17 号
電話(代)（092）473-4590 FAX（092）473-4599

取扱説明書番号

HE3-P619-02