福島第二原子力発電所 復旧計画の進捗状況について（月報：平成 24 年６月）
平 成 24 年 ７ 月 ３ 日
東京電力株式会社
福島第二原子力発電所
福島第二原子力発電所では、現在、原子力事業者防災業務計画に基づき策定した復旧計画（平成 24 年１月 31 日提出、５月 31 日改訂）に則り、プラントの冷温停止維持に係わる設備等の復旧を進めています。
平成 24 年６月末現在の復旧作業等の状況について、以下のとおりお知らせします。
１．復旧計画の進捗状況
１～３号機における復旧作業は順調に進んでいます。
４号機は、平成 24 年５月 17 日までに、冷温停止の維持に必要な設備等について本設設備への復旧および社内自主検査が完了し、復旧計画に係るこれまでの実施状況についてとりまとめ、５月 31 日、国に報告しました。（平成 24 年５月 31 日お知らせ済み）

平成23年度

平成24年度
上期▼1/31 復旧計画書を提出

１号機

41※訂正％（36％）

２号機

43％（35％）

３号機

69％（69％）

４号機

下期

６月末

復旧完了（予定）▽
復旧完了（予定）▽

注▽復旧完了（予定）

100％（5/17復旧完了）●表中の％は、復旧計画に基づく復旧作業（本設化完了まで）の平成 24 年６月末時点の進捗割合。
（）内の％は前月末時点の同割合。詳細は資料１を参照。

●本設化完了後に実施する社内自主検査において、復旧計画に係る対象設備の健全性確認を行うこととしている（号機毎）。
（注）３号機は資料１の各ステップに変動がなかったため前月同様の進捗割合となっているものの、各種作業は順調に進捗している。

２．復旧計画に基づく主な作業状況（平成 24 年６月）
○１号機原子炉建屋内地震計の据付完了
１号機原子炉建屋内の地震計＊１については、東北地方太平洋沖地震に伴う津波の影響をうけた４台を含む全台（計 12 台）を新たに製作し、６月 13 日までに現場据付が完了しました。
【資料１・資料２参照】
今後、本設化完了に向けて機能確認を行います。

1※訂正：復旧実績の追加反映による訂正

○１号機および２号機原子炉補機冷却系（Ａ系）の機能確認完了
東北地方太平洋沖地震に伴う津波の影響をうけた１号機および２号機の原子炉
補機冷却系＊２（Ａ系）の電動機については、それぞれ修理を行った後、６月 13 日までに各海水熱交換器建屋地下１階に戻しました。（据付完了）
その後、１号機については６月 19 日までに、２号機については６月 14 日までに、仮設の電源およびケーブルにて試運転を行い、機能に問題がないことを確認しました。
【資料１・資料２参照】
今後、当該電動機に供給する電源盤およびケーブルの本設化を進めてまいります。
３．その他の主な作業状況（平成 24 年６月）
○空冷式ガスタービン発電機車の配備
このたび、新たに大型の電源設備として空冷式ガスタービン発電機車（定格容量：4,500kVA）１台を配備しました。（６月 25 日）
当所では、緊急安全対策として電源車を配備しておりますが、今回の空冷式ガスタービン発電機車により、全交流電源喪失時における電源供給のより一層の信頼性向上を図ることができます。
また、今年度内に空冷式ガスタービン発電機車をもう１台配備する予定です。
【資料３－１参照】○４号機原子炉開放および燃料移動に係る設備の点検を終了
原子炉内に装荷されている燃料については、設備に対する維持管理の簡素化の観点から、原子炉開放および燃料移動に必要な設備＊３の健全性評価を行い、準備が整った時点で使用済燃料貯蔵プールへ移動することとしています。
（平成 24 年１月
31 日お知らせ済み）
４号機については、平成 24 年５月 17 日までに冷温停止の維持に必要な設備等の本設化が完了していますが、原子炉開放および燃料移動に必要な設備については、
６月 26 日までに点検を終了しました。
（平成 24 年７月２日までに評価を終え、健全性を確認）【資料３－２参照】
当社は、緊急事態解除宣言時に原子力安全委員会から示された４項目の留意事項＊４を踏まえ、引き続き、復旧計画に基づく原子力災害事後対策を進め、さらなる信頼性向上に努めてまいります。
なお、留意事項のうち４．については、平成 24 年３月末までに対象系統の抽出を行い、現在、各対象系統への影響についての評価を実施中です。
以2上※添付資料・資料１

福島第二原子力発電所 復旧計画に基づく作業の進捗状況（平成 24 年６月末現在）
・資料２＜写真＞ 復旧計画に基づく主な作業状況（平成 24 年６月）
・１号機 原子炉建屋内地震計の据付完了
・１号機および２号機 原子炉補機冷却系（Ａ系）の機能確認完了
・資料３－１ ＜写真＞ その他の主な作業状況（平成 24 年６月）
・空冷式ガスタービン発電機車の配備
・資料３－２ ＜写真＞ その他の主な作業状況（平成 24 年６月）
・４号機 原子炉開放および燃料移動に係る設備の点検を終了
・資料４＜写真＞ その他トピックス（平成 24 年６月）
・１～４号機 海水熱交換器建屋の現況＊１

地震計
プラント運転中に大規模地震が発生した際、スクラム（原子炉の緊急停止の際に制御棒が急速挿入する動作）信号を発信する。

＊２

原子炉補機冷却系
原子炉建屋内にある補機（ポンプ軸受、熱交換器等）の冷却用に、海水と熱交換した冷却水（純水）が循環している系統。

＊３ 原子炉開放および燃料移動に必要な設備
原子炉建屋天井クレーン、燃料取扱装置、使用済燃料貯蔵ラック、使用済燃料
貯蔵プール
＊４

原子力安全委員会から示された４項目の留意事項
平成 23 年 12 月 26 日、原子力安全委員会から内閣総理大臣に対して、当社福島第二原子力発電所に係る原子力緊急事態解除宣言を行っても差し支え無い旨の意見が示されるとともに、同宣言を行うにあたっての留意事項が示された。また、平成 24 年１月
11 日、経済産業省原子力安全・保安院から、福島第二原子力発電所の復旧計画の策定
およびその実施にあたっては、当該留意事項について対応するよう指示があった。
１．福島第二原子力発電所の一部の設備については、仮設設備となっており、これらの設備について適切に維持管理を行うこと。また、計画的に仮設設備の依存度を下げること。
２．残留熱除去系の一部等の安全設備が復旧していないことから、それらが復旧するまでの間、状況に応じて適切な管理を行うこと。また、自然災害等に備えて、更なる安全確保に万全を期すこと。
３．作業員の安全を含め安全管理に徹底を期すこと。
４．冷温停止にいたるまでに、通常時と異なる圧力・温度等の履歴があったことを踏
まえ、施設に対するこれらの影響を検討すること。
3

資料１
進捗に係わる各ステップの日付の定義は以下のとおり。
○
○
○
○

撤去
発電所搬入
現場据付
機能確認

→
→
→
→

○
○

本設切替
→
本設化完了予定 →対象設備を取り外し、搬出が完了した日
対象設備の工場修理（新規製作）後、構内の設置建屋への搬入が完了した日
対象設備をすべて架台に設置完了した日
対象設備単体が復旧し、系統として機能することを確認した日（例）電源盤であれば受電した日、設備であれば系統復旧後（電源除く）の試験運転を実施し問題ないことを確認した日

福島第二原子力発電所

復旧計画に基づく作業の進捗状況（平成24年６月末現在）
凡例： ■：実施中，点検中，修理中 ■：完了 ■：未着手 ■：実施対象外
日付は終了（完了）日を記入□：前回の月報からの更新箇所

１号機
対象設備
６．９ｋV

４８０V

電源系

電源系

作業内容

ィー

ゼ
ル
発
電
設
備

直流電源

発電機
ディーゼル機関

撤去

発電所搬入

現場据付

H23.10.31

H24.3.15

H24.3.28

C系

電源盤 (M/C 1C)新規製作

H系

電源盤 (M/C 1HPCS)新規製作

C-1系

電源盤 (P/C 1C-1)新規製作

H23.12.7

C-2系

電源盤 (P/C 1C-2)新規製作

H23.11.11

D-2系 電源盤 (P/C 1D-2)新規製作

H23.12.14

制御盤関係
非
常
用
デ

等

仮設から本設に切り替えた日（主に電源）
本設化完了の予定時期（完了したものは、完了日）

新規製作及び修理

本設切替

本設化
完了予定
H2４．上期

H24.4.13

H24.4.19

H2４．上期
H2４．上期

H24.6.12

H24.6.18※訂正

H2４．上期
H24．下期

H23.8.29

H24．下期

修理

H24．下期

補助設備

新規製作及び修理

H24.1.23

H24．下期

制御盤関係

新規製作

H23.11.15

H24．下期

新規製作及び修理

H23.10.19

H24．下期発電機
ディーゼル機関

H系

修理

H24．下期

補助設備

新規製作及び修理

H24.1.23

H24．下期

充電器

新規製作

H23.9.16

H24．下期

新規製作

H23.6.3

H24．下期

蓄電池

H系

地震計

新規製作・取替

低圧炉心スプレイ系

高圧電源(M/C 1C)系及びケーブルの復旧

社内自主検査H24．下期

新規製作

A系

機能確認

H24.6.1

H24.6.13

H24．下期
H2４．上期

4※訂正：復旧実績の追加反映による訂正

資料１

福島第二原子力発電所

復旧計画に基づく作業の進捗状況（平成24年６月末現在）
凡例： ■：実施中，点検中，修理中 ■：完了 ■：未着手 ■：実施対象外
日付は終了（完了）日を記入□：前回の月報からの更新箇所

１号機
対象設備
残留熱除去系

残留熱除去機器冷却系

作業内容
A系

高圧電源(M/C 1C)系及びケーブルの復旧

撤去

発電所搬入

現場据付

機能確認

本設切替

本設化
完了予定

社内自主検査H23.11.17

H2４．上期C系

高圧電源 (M/C 1C)系及びケーブルの復旧

A系

電源 (P/C 1C-2)系及びケーブルの復旧

H23.10.26

23.10.27

H23.11.9

H24．下期

B系

電源(P/C 1D-2)系及びケーブルの復旧

H23.9.20

H23.9.21

H23.9.26

H24．上期

H24．上期

C系

電源(P/C 1C-2)系及びケーブルの復旧

H24.5.22

H24.5.22

D系

電源 (P/C 1D-2)系及びケーブルの復旧

H23.9.20

H23.9.20

H24.3.15

H24．上期

A系

電源(P/C 1C-2)系及びケーブルの復旧

H23.8.5

H23.11.2

H23.11.11

H24．下期

H24.4.5

H24.4.12

H24．上期

H23.8.5

H24.5.15

H24．下期

B系

電源(P/C 1D-2)系及びケーブルの復旧

C系

電源 (P/C 1C-2)系及びケーブルの復旧

D系

電源(P/C 1D-2)系及びケーブルの復旧

H24.1.6

H24.1.12

H24．上期

A系

電源(P/C 1C-2)系及びケーブルの復旧

H23.10.26

H23.10.27

H23.11.4

H24．下期

B系

電源(P/C 1D-2)系及びケーブルの復旧

H23.11.22

H23.11.25

H23.11.26

H24．上期

A系

電源(P/C 1C-1)系及びケーブルの復旧及びパージライ
ン本設化

H24．下期B系

パージライン本設化

H24．上期

高圧炉心スプレイ系

高圧電源(M/C 1HPCS)系及びケーブルの復旧

H24．下期

高圧炉心スプレイ系補機冷却系

高圧電源(M/C 1HPCS)系及びケーブルの復旧

H24．下期

高圧炉心スプレイ系補機冷却海水系

高圧電源(M/C 1HPCS)系及びケーブルの復旧

残留熱除去機器冷却海水系

非常用ディーゼル発電設備冷却系

原子炉冷却材浄化系

H24．下期

H24．下期

A系

電源 (P/C 1C-2)系及びケーブルの復旧

H24.6.12

H24.6.13

H24.6.19

H24．下期

B系

電源(P/C 1D-2)系及びケーブルの復旧

H23.7.2

H23.7.4

H23.7.14

H24．上期

復水補給水系

A系

電源 (P/C 1C-1)系及びケーブルの復旧

H24．下期

非常用ガス処理系

A系

電源 (P/C 1C-1)系及びケーブルの復旧

H24．下期

原子炉補機冷却系＊M/C ： Metal-Clad Switch Gear ／ メタクラ
所内高電圧回路に使用される動力電源盤で、磁気遮断器または真空遮断器、保護継電器、付属計器をコンパクトに収納したもの。
＊P/C ： Power Center ／ パワーセンター
所内低電圧回路に使用される動力電源盤で気中遮断器（ＡＣＢ）、保護継電器、付属計器をコンパクトに収納したもの。

現在の進捗状況の割合は４１※訂正 ％ です。

（前月36％）

注）進捗状況の割合（％）＝（完了のマス数）／（撤去から本設切替までの全マス数ー実施対象外マス数）×100※本設化完了後に実施する社内自主検査において、復旧計画に係る対象設備の健全性確認を行うこととしています。

＊パージライン：原子炉冷却材浄化系循環ポンプの封水ライン※訂正：復旧実績の追加反映による訂正

5

資料１

福島第二原子力発電所

復旧計画に基づく作業の進捗状況（平成24年６月末現在）
凡例： ■：実施中，点検中，修理中 ■：完了 ■：未着手 ■：実施対象外
日付は終了（完了）日を記入□：前回の月報からの更新箇所

２号機
対象設備

４８０V

作業内容

撤去

発電所搬入

現場据付

機能確認

本設切替

本設化
完了予定
H24.下期

C-2系

電源盤(P/C 2C-2)新規製作

D-2系

電源盤 (P/C 2D-2)新規製作

A系

電源(P/C 2C-2)系及びケーブルの復旧

H23.8.6

H24.下期

B系

電源(P/C 2D-2)系及びケーブルの復旧

H23.3.14

H24.下期

C系

電源(P/C 2C-2)系及びケーブルの復旧

D系

電源(P/C 2D-2)系及びケーブルの復旧

A系

電源(P/C 2C-2)系及びケーブルの復旧

H23.7.28

B系

電源(P/C 2D-2)系及びケーブルの復旧

H24.3.1

H24.下期

C系

電源(P/C 2C-2)系及びケーブルの復旧

H23.8.2

H24.下期

D系

電源(P/C 2D-2)系及びケーブルの復旧

H23.9.12

H23.9.12

H23.10.12

H24.下期

A系

電源(P/C 2C-2)系及びケーブルの復旧

H23.7.26

H23.7.26

H23.8.3

H24.下期

B系

電源(P/C 2D-2)系及びケーブルの復旧

H23.3.14

H24.下期

A系

電源(P/C 2C-2)系及びケーブルの復旧

H24.6.5

H24.6.5

H24.6.14

H24.下期

B系

電源(P/C 2D-2)系及びケーブルの復旧

H23.6.28

H23.6.28

H23.7.12

H24.下期A系

パージライン本設化

H24.上期B系

パージライン本設化

H24.上期

H24.6.13

電源系
H24.下期

残留熱除去機器冷却系
H24.下期

H23.7.28

H23.3.24

H24.下期

H23.8.6

H24.下期

残留熱除去機器冷却海水系

非常用ディーゼル発電設備冷却系

原子炉補機冷却系

原子炉冷却材浄化系
高圧炉心スプレイ系補機冷却海水系

電動機新規製作＊M/C ： Metal-Clad Switch Gear ／ メタクラ
所内高電圧回路に使用される動力電源盤で、磁気遮断器または真空遮断器、保護継電器、付属計器をコンパクトに収納したもの。
＊P/C ： Power Center ／ パワーセンター
所内低電圧回路に使用される動力電源盤で気中遮断器（ＡＣＢ）、保護継電器、付属計器をコンパクトに収納したもの。
＊パージライン：原子炉冷却材浄化系循環ポンプの封水ライン

H24.上期

H23.9.2

現在の進捗状況の割合は43％ です。

（前月35％）

注）進捗状況の割合（％）＝（完了のマス数）／（撤去から本設切替までの全マス数ー実施対象外マス数）×１００※本設化完了後に実施する社内自主検査において、復旧計画に係る対象設備の健全性確認を行うこととしています。
※本表の各ステップに変動がなかったため前月同様の割合となっているものの、各種作業は順調に進捗しています。

6

社内自主検査資料１

福島第二原子力発電所

復旧計画に基づく作業の進捗状況（平成24年６月末現在）
凡例： ■：実施中，点検中，修理中 ■：完了 ■：未着手 ■：実施対象外
日付は終了（完了）日を記入□：前回の月報からの更新箇所

３号機
対象設備
４８０V

電源系

作業内容

撤去

発電所搬入

現場据付

H23.9.15

H24.1.26

H24.1.27

機能確認

本設切替

本設化
完了予定

C-2系

電源盤(P/C 3C-2)新規製作

A系

電源(P/C 3C-2)系及びケーブルの復旧

H23.8.2

H23.8.3

H23.8.26

H24.上期

C系

電源(P/C 3C-2)系及びケーブルの復旧

H23.8.29

H23.8.30

H23.9.9

H24.上期

A系

電源(P/C 3C-2)系及びケーブルの復旧

H23.8.24

H23.8.24

H23.8.30

H24.上期

C系

電源(P/C 3C-2)系及びケーブルの復旧

H23.9.5

H23.9.7

H23.9.14

H24.上期

A系

電源(P/C 3C-2)系及びケーブルの復旧

H23.8.2

H23.8.3

H23.8.23

H24.上期A系

パージライン本設化

H24.上期B系

パージライン本設化

H24.上期

H24.上期

残留熱除去機器冷却系

残留熱除去機器冷却海水系

非常用ディーゼル発電設備冷却系

原子炉冷却材浄化系＊M/C ： Metal-Clad Switch Gear ／ メタクラ
所内高電圧回路に使用される動力電源盤で、磁気遮断器または真空遮断器、保護継電器、付属計器をコンパクトに収納したもの。
＊P/C ： Power Center ／ パワーセンター
所内低電圧回路に使用される動力電源盤で気中遮断器（ＡＣＢ）、保護継電器、付属計器をコンパクトに収納したもの。
＊パージライン：原子炉冷却材浄化系循環ポンプの封水ライン

現在の進捗状況の割合は６９％ です。

（前月69％）

注）進捗状況の割合（％）＝（完了のマス数）／（撤去から本設切替までの全マス数ー実施対象外マス数）×１００※本設化完了後に実施する社内自主検査において、復旧計画に係る対象設備の健全性確認を行うこととしています。
※本表の各ステップに変動がなかったため前月同様の割合となっているものの、各種作業は順調に進捗しています。

7

社内自主検査資料１

福島第二原子力発電所

復旧計画に基づく作業の進捗状況（平成24年６月末現在）
凡例： ■：実施中，点検中，修理中 ■：完了 ■：未着手 ■：実施対象外
日付は終了（完了）日を記入□：前回の月報からの更新箇所

４号機
対象設備

４８０V

作業内容

撤去

発電所搬入

現場据付

機能確認

本設切替

本設化完了

社内自主検査C-2系

電源盤(P/C 4C-2)新規製作

H23.9.7

H23.12.2

H23.12.9

H24.1.30

H24.1.30

H24.5.15

D-2系

電源盤(P/C 4D-2)新規製作

H23.9.30

H24.2.28

H24.3.8

H24.3.23

H24.3.23

H24.5.16

A系

電源(P/C 4C-2)系及びケーブルの復旧

H23.7.8

H23.7.8

H23.7.25

H24.2.24

H24.2.24

H24.5.15

B系

電源(P/C 4D-2)系及びケーブルの復旧

H23.7.5

H23.7.5

H23.7.7

H24.4.11

H24.4.11

H24.5.16

C系

電源(P/C 4C-2)系及びケーブルの復旧

H24.4.19

H24.4.19

H24.4.26

H24.4.26

H24.4.26

H24.5.15

D系

電源(P/C 4D-2)系及びケーブルの復旧

H23.9.5

H23.9.5

H23.9.29

H24.4.12

H24.4.12

H24.5.16

A系

電源(P/C 4C-2)系及びケーブルの復旧

H23.7.27

H23.7.27

H23.8.2

H24.2.24

H24.2.24

H24.5.15

B系

電源(P/C 4D-2)系及びケーブルの復旧

H23.9.7

H23.9.7

H23.9.21

H24.4.11

H24.4.11

H24.5.16

C系

電源(P/C 4C-2)系及びケーブルの復旧

H23.7.27

H24.4.18

H24.4.26

H24.4.26

H24.4.26

H24.5.15

D系

電源(P/C 4D-2)系及びケーブルの復旧

H24.4.17

H24.4.17

H24.4.25

H24.4.25

H24.4.25

H24.5.16

A系

電源(P/C 4C-2)系及びケーブルの復旧

H23.7.8

H23.7.8

H23.7.21

H24.2.24

H24.2.24

H24.5.15

B系

電源(P/C 4D-2)系及びケーブルの復旧

H23.3.14

H24.4.12

H24.4.12

H24.5.16

A系

パージライン本設化

H24.5.11

H24.5.11

H24.5.17

B系

パージライン本設化

H24.5.17

H24.5.17

H24.5.17

電源系

残留熱除去機器冷却系

残留熱除去機器冷却海水系

非常用ディーゼル発電設備冷却系

原子炉冷却材浄化系＊M/C ： Metal-Clad Switch Gear ／ メタクラ
所内高電圧回路に使用される動力電源盤で、磁気遮断器または真空遮断器、保護継電器、付属計器をコンパクトに収納したもの。

復旧が完了（100％ ）しました。

＊P/C ： Power Center ／ パワーセンター
所内低電圧回路に使用される動力電源盤で気中遮断器（ＡＣＢ）、保護継電器、付属計器をコンパクトに収納したもの。

注）進捗状況の割合（％）＝（完了のマス数）／（撤去から本設切替までの全マス数ー実施対象外マス数）×１００＊パージライン：原子炉冷却材浄化系j循環ポンプの封水ライン※本設化完了後に実施した社内自主検査において、復旧計画に係る対象設備の健全性確認を行いました。

平成24年５月17日、

8

資料１

福島第二原子力発電所

復旧計画に基づく作業の進捗状況（平成24年６月末現在）
凡例： ■：実施中，点検中，修理中 ■：完了 ■：未着手 ■：実施対象外
日付は終了（完了）日を記入□：前回の月報からの更新箇所

共通設備
対象設備

点検内容

撤去

発電所搬入

現場据付

機能確認

本設切替

本設化
完了予定

１・２号

新規製作・取替

H24.下期

３・４号

新規製作・取替

H24.上期

放水口モニタ

現在の進捗状況の割合は０％ です。

（前月０％）

注）進捗状況の割合（％）＝（完了のマス数）／（撤去から本設切替までの全マス数ー実施対象外マス数）×１００※本設化完了後に実施する社内自主検査において、復旧計画に係る対象設備の健全性確認を行うこととしています。

9

社内自主検査資料２＜写真＞

復旧計画に基づく主な作業状況（平成24年６月）●１号機 原子炉建屋内地震計の据付完了（６月13日）
１号機原子炉建屋内の地震計については、東北地方太平洋沖地震に伴う津波の影響をうけた４台を含む全台（計12台）を新たに製作し、６月13日までに現場据付が完了しました。
●当該地震計は、プラント運転中に大規模地震が発生した際、スクラム（原子炉の緊急停止の際に制御棒が急速挿入する動作）信号を発信します。
当該地震計は、東北地方太平洋沖地震発生時、設計通り動作し、１～４号機が自動停止しました。
●当該地震計は、各号機とも原子炉建屋２階および地下２階に設置しており、１号機の地震計については、原子炉建屋
地下２階に設置された８台のうち４台が津波の影響をうけました。（２～４号機の地震計は、津波の影響をうけず健
全な状態）

海

N
海水熱交換器建屋
タービン建屋
原子炉建屋

：設置箇所
４号機

３号機

２号機

１号機

原子炉建屋
原子炉格納容器原子炉圧力容器
地震計
地震計（原子炉建屋２階）（４台）
地震計（原子炉建屋地下２階）
１号機については、８台のうち４台が津波の影響をうけた

地震計の据付状況（１号機原子炉建屋２階）（平成24年６月５日撮影）●１号機および２号機 原子炉補機冷却系（Ａ系）の機能確認完了（１号機：６月19日，２号機：６月14日）
東北地方太平洋沖地震に伴う津波の影響をうけた
１号機および２号機の原子炉補機冷却系＊（Ａ系）の電動機については、それぞれ修理を行った後、６月13日までに各海水熱交換器建屋地下１階に戻しました。（据付完了）
その後、１号機については６月19日までに、２号機については６月14日までに、仮設の電源及びケー
ブルにて試運転を行い、機能に問題がないことを確認しました。
＊

海N
海水熱交換器建屋
タービン建屋
原子炉建屋

：設置箇所
４号機

３号機

２号機

１号機

原子炉補機冷却系
原子炉建屋内にある補機（ポンプ軸受、熱交換器等）の冷却用に海水と熱交換した冷却水（純水）が循環している系統。
１号機原子炉補機冷却系（Ａ系）電動機

２号機原子炉補機冷却系（Ａ系）電動機
仮設ケーブル

１号機原子炉補機冷却系（Ａ系）電動機（１号機海水熱交換器建屋地下１階）

２号機原子炉補機冷却系（Ａ系）電動機（２号機海水熱交換器建屋地下１階）（平成24年６月30日撮影）（平成24年６月21日撮影）

10

資料３－１ ＜写真＞ その他の主な作業状況（平成24年６月）●空冷式ガスタービン発電機車の配備（６月25日）
６月25日、新たに大型の電源設備として空冷式ガスタービン発電機車（定格容量：4,500kVA）
１台を配備しました。
当所では、緊急安全対策として電源車を配備しておりますが、今回の空冷式ガスタービン発電機車により、全交流電源喪失時における残留熱除去系設備への電源供給のより一層の信頼性向上を図ることができます。
また、今年度内に空冷式ガスタービン発電機車をもう１台配備する予定です。

○ 配備した空冷式ガスタービン発電機車および制御車
制御車

空冷式ガスタービン発電機車（定格容量4,500kVA，定格電圧6,600V）
平成24年６月27日撮影○ 空冷式ガスタービン発電機車の接続概略図
制御車

空冷式ガスタービン発電機車
約12m

約11m

約3.8m

約3.5m

建屋
ポンプ

電動機

高圧（電源）ケーブル

電源盤

制御ケーブル○ 社員向け研修の様子

社員向け研修の様子（制御車）

社員向け研修の様子（空冷式ガスタービン発電機車）（平成24年６月27日撮影）（平成24年６月27日撮影）

11

資料３－２＜写真＞ その他の主な作業状況（平成24年６月）●４号機 原子炉開放および燃料移動に係る設備の点検を終了○原子炉内に装荷されている燃料については、設備に対する維持管理の簡素化＊の観点から、原子炉開放および燃料移動に必要な設備の健全性評価を行い、準備が整った時点で使用済
燃料貯蔵プールへ移動することとしています。（平成24年１月31日お知らせ済み）○４号機については、平成24年５月17日までに冷温停止の維持に必要な設備等の本設化が完了していますが、原子炉開放および燃料移動に必要な設備（原子炉建屋天井クレーン、燃料取扱装置、使用済燃料貯蔵ラック、使用済燃料貯蔵プール）については、６月26日までに点検を終了しました。（平成24年７月２日までに評価を終え、健全性を確認）○当該設備の健全性が確認されたことから、今後、準備が整い次第、原子炉開放および燃料移動を実施することとします。
＊ 設備に対する維持管理の簡素化
燃料を使用済燃料貯蔵プールで一括管理することにより、安全管理面において一層の向上を図る。

海Ｎ

海水熱交換器建屋

タービン建屋

原子炉建屋

４号機

３号機

２号機

１号機

４号機原子炉建屋６階■原子炉建屋天井クレーン●用途
原子炉開放時、原子炉圧力容器の蓋等を吊り上げる
際に使用する設備。
●確認方法
法令に基づく年次点検、定期事業者検査、地震をふまえた設備点検、電気品に対する目視点検・絶縁抵抗測定・作動試験●確認結果
点検の結果、リミットスイッチ＊等に軽微な損傷が確認され交換しているが、主要部位については、異常は確認されず、燃料移動作業時の安全性は確保されている。

原子炉建屋天井クレーン＊ リミットスイッチ
原子炉建屋天井クレーンの動作を制御するために、同クレーンの位置を検出するスイッチ。

原子炉建屋天井クレーン（４号機原子炉建屋６階）（平成24年６月15日撮影）

12■燃料取扱装置●用途
燃料を移動する際に使用する設備。
●確認方法
外観目視点検、分解点検、社内性能検査、地震をふまえた設備点検、電気品に対する目視点検・絶縁抵抗測定・作動試験●確認結果
点検の結果、リミットスイッチ＊等に軽微な損傷が確認され交換しているが、主要部位については、異常は確認されず、燃料移動作業時の安全性は確保されている。

燃料取扱装置＊ リミットスイッチ
燃料取扱装置の動作を制御するために、同装置の位置を検出するスイッチ。

燃料取扱装置（４号機原子炉建屋６階）（平成24年６月15日撮影）■使用済燃料貯蔵ラック●用途
使用済燃料及び新燃料を貯蔵するための設備。

使用済燃料貯蔵ラック●確認方法
外観目視点検、地震をふまえた設備点検●確認結果
点検の結果、異常は確認されず、燃料保管時の安全性は確保されている。

使用済燃料貯蔵ラック（４号機原子炉建屋６階）（平成24年６月18日撮影）■使用済燃料貯蔵プール●用途
使用済燃料を冷却し、使用済燃料からの放射線を遮へいするために水を保有する設備。
●確認方法
外観目視点検、地震をふまえた設備点検●確認結果
点検の結果、異常は確認されず、燃料保管時の安全性は確保されている。

使用済燃料貯蔵プール

使用済燃料貯蔵プール（４号機原子炉建屋６階）（平成24年６月15日撮影）

13

資料４ ＜写真＞ その他トピックス（平成24年６月）●１～４号機 海水熱交換器建屋の現況
・海水熱交換器建屋は、原子炉建屋、タービン建屋、廃棄物処理建屋内で使用する設備を冷却する水を、海水で熱交換する（冷やす）ための機器を設置している建屋です。
・東北地方太平洋沖地震に伴う津波では、１～４号機の海水熱交換器建屋地下１階の水没、１階全域における浸水を確認しました(１号機については南棟２階においても浸水跡を確認)。
・海水熱交換器建屋が海水により浸水したことで、３号機の一部を除く全ての非常用機器冷却系のポンプ※が、一時起動不能な状態となりました。
・４号機は、平成24年５月17日までに冷温停止の維持に必要な設備等について本設設備への復旧が完了しました。
・津波の浸水経路となった海水熱交換器建屋の機器搬出入口や配管等の建屋貫通部について、設備の被水や水没を防止するための水密化対策工事を実施し、平成24年３月31日までに全号機が完了しました。
※非常用機器冷却系のポンプ･･･残留熱除去機器冷却系ポンプ(A,B,C,D)／残留熱除去機器冷却海水系ポンプ(A,B,C,D)
非常用ディーゼル発電設備冷却系ポンプ(A,B) ／高圧炉心スプレイ系補機冷却系ポンプ
高圧炉心スプレイ系補機冷却海水系ポンプ

海

北

南

北

南

１～４号機海水熱交換器建屋 全景

N
北

南

北

南
海水熱交換器建屋

○

○

○

○

タービン建屋
原子炉建屋

４号機海水熱交換器建屋 北棟
４号機

敷地高さ
O.P. 4m

３号機

２号機

１号機

当該箇所

海水熱交換器建屋

機器ハッチ

電源盤

浸水高
O.P.約7m

・・

O.P. 0m

４号機海水熱交換器建屋 北棟

O.P.(*) ７ｍ

海水ポンプ
防波堤

建屋出入口

＊O.P.（小名浜ポイント）

小名浜港工事基準面のこと。東京湾平均海面(T.P.)の下方0.727ｍにある。

海水熱交換器建屋内機器の概略図
海水熱交換器建屋

原子炉建屋

熱交換器

原子炉建屋内機器へ

原子炉格納容器
原子炉補機冷却系
第１中間ループポンプ
原
子
炉
圧
力
容
器

熱交換器

原子炉建屋内機器へ

原子炉補機冷却系ポンプ
第２中間ループポンプ

原子炉再循環ポンプ

熱交換器

高圧炉心スプレイ系
ディーゼル発電設備冷却へ※２

補機冷却海水ポンプ

高圧炉心スプレイ補機
冷却系海水ポンプ

高圧炉心スプレイ補機
冷却系ポンプ

圧力抑制室
非常用ディーゼル
発電設備冷却へ

熱交換器

海

※１
非常用ディーゼル発電設備
冷却系ポンプ※１※２

非常用ディーゼル発電機

高圧炉心スプレイ系
ディーゼル発電機

熱交換器

残留熱除去系
機器冷却

残留熱除去系
ポンプ
残留熱除去系
熱交換器

残留熱除去機器冷却系
ポンプ

14

残留熱除去機器冷却海水系ポンプ海水熱交換器建屋内除熱系機器の津波直後の状況と現況（表)海水熱交換器建屋内の主要設備（除熱系）における津波直後の状況と現況（表）１号機
設備

残留熱 除去機器冷却系

残留熱 除去機器冷却海水系

非常用 ディーゼル発電
設備冷 却系

３号機

２号機

４号機

系統

津波直後
の 状況

H24,6末現在の 状況

津波直後の状況

H24,6末
現在 の状況

津波直後の状況

H24,6末
現在の状況

津波直後
の状況

H24,6末
現在の状況

Ａ系

×

○

×

○

×

○

×

◎

Ｂ系

×

○

×

○

○

○

×

◎

C系

×

△

×

△

×

○

×

◎

Ｄ系

×

○

×

○

○

△

×

◎

Ａ系

×

○

×

○

×

○

×

◎

Ｂ系

×

○

×

△

○

○

×

◎

C系

×

△

×

△

×

○

×

◎

Ｄ系

×

○

×

○

○

△

×

◎

Ａ系
Ｂ系

×
×

○
○

×
×

○
○

×
○

○
○

×
×

◎
◎

（凡例）◎：本設復旧 ○：使用可 △：電動機予備化で待機中 ×：使用不可○復旧計画に基づく４号機海水熱交換器建屋内設備等の復旧状況
４号機は、平成24年５月17日までに、冷温停止の維持に係る設備等について本設設備への復旧が完了しました。（平成24年５月31日お知らせ済み)

復旧後の状況 ４号機海水熱交換器建屋１階（平成24年６月30日撮影）

電源盤（P/C 4D-2）

非常用ディーゼル発電設備冷却系（Ｂ系）
電動機
電源盤（Ｐ／Ｃ ４Ｄ－２）

非常用ディーゼル発電設備冷却系（Ｂ系）電動機（平成24年６月18日撮影）（平成24年６月18日撮影）

被水した電源盤（P/C 4D-2）を新たに製作し、平成24年５月16日
復旧完了

非常用ディーゼル発電設備冷却系（Ｃ系）への電源供給元を、仮設電源から本設化した電源盤（P/C 4D-2）に切り替え、平成24年５月
16日復旧完了

15

○復旧計画に基づく４号機海水熱交換器建屋内設備等の復旧状況（前頁からの続き）
残留熱除去機器冷却系（Ｃ系）電動機

残留熱除去機器冷却海水系（Ａ系）
電動機

残留熱除去機器冷却系（Ｃ系）電動機

残留熱除去機器冷却海水系（Ａ系）電動機（平成24年６月７日撮影）（平成24年６月18日撮影）

残留熱除去機器冷却系（Ｃ系）の電源供給元を、仮設電源から本設化した電源盤（P/C 4C-2）に切り替え、平成24年５月15日復旧完了

残留熱除去機器冷却海水系（Ａ系）の電源供給元を、仮設電源から本設化した電源盤（P/C 4C-2）に切り替え、平成24年５月15日復旧
完了○１～４号機海水熱交換器建屋の震災直後と現況

空調ダクト

空調ダクト
【損傷部を交換・補修し復旧完了】（１号機海水熱交換器建屋１階）（平成23年３月16日撮影）（１号機海水熱交換器建屋１階）（平成24年６月18日撮影）

原子炉補機冷却系ポンプ（Ｂ）【清掃・点検を実施し復旧完了】

原子炉補機冷却系ポンプ（Ｂ）（４号機海水熱交換器建屋地下１階）（平成23年３月23日撮影）（４号機海水熱交換器建屋地下１階）（平成24年６月18日撮影）

16

○１～４号機海水熱交換器建屋の震災直後と現況（前頁からの続き）

４号機残留熱除去機器冷却系（Ｃ系）【電動機の修理・フロア清掃の完了】

４号機残留熱除去機器冷却系（Ｃ系）（４号機海水熱交換器建屋１階）（平成23年３月13日撮影）（４号機海水熱交換器建屋１階）（平成24年６月７日撮影）

３，４号機海水熱交換器建屋間【瓦礫の撤去完了】

３，４号機海水熱交換器建屋間（屋外）（平成23年３月16日撮影）（屋外）（平成24年６月21日撮影）

復旧作業中
１号機電源盤（Ｐ／Ｃ １Ｄ－２）

１号機電源盤（Ｐ／Ｃ １Ｄ－２）【新たに製作した電源盤の搬入・据付作業中】（１号機海水熱交換器建屋１階）（平成23年３月13日撮影）（１号機海水熱交換器建屋１階）（平成24年６月18日撮影）

17

○１～４号機海水熱交換器建屋の水密化対策工事完了
緊急安全対策の一環として、東北地方太平洋沖地震に伴う津波の影響をうけた１～４号機海水熱交換器建屋の機器搬出入口や配管等の建屋貫通部について、設備の被水や水没を防止するための水密化対策工事（高強度扉への取替、機器ハッチの蓋の隙間をシール材で充填、外壁を貫通する配管と壁の隙間にシール材を充填等）を実施しておりましたが、平成24年３月31日に完了しました。（平成24年４月３日お知らせ済み）

蓋の隙間をシール材で充填
機器ハッチの蓋

機器ハッチの蓋の隙間を水密化

機器ハッチの蓋の隙間をシール材で充填（平成24年３月23日撮影）（平成24年３月23日撮影）

18