資料1-4
本資料のうち，枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。

柏崎刈羽原子力発電所6号及び7号炉審査資料
資料番号
KK67-0043 改01
提出年月日
平成27年2月26日

柏崎刈羽原子力発電所 6号及び7号炉

格納容器圧力逃がし装置（主ライン・弁の構成）について

平成27年2月
東京電力株式会社

＜目次＞
1． 格納容器圧力逃がし装置系統の構成 .................................. 1
1.1
格納容器圧力逃がし装置 ........................................ 11.1.1
系統概要 .................................................. 11.1.2
機器配置 .................................................. 3
1.1.3
設計の意図 ................................................ 6
1.1.4
弁の設置位置の妥当性（物理的隔離，他からの悪影響） ........ 6
1.1.5
開の確実性，隔離の確実性について .......................... 71.2
代替格納容器圧力逃がし装置 .................................... 8
1.2.1 系統概略 .................................................... 8
1.2.2 設計の意図 ................................................. 10
1.2.3 弁の設置位置の妥当性（物理的隔離，他からの悪影響） ......... 10
1.2.4 開の確実性，隔離の確実性について ........................... 10
2． 主要弁の設計 ..................................................... 112.1
格納容器圧力逃がし装置 ....................................... 11
2.1.1
弁の種類 ................................................. 11
2.1.2
設計の意図 ............................................... 132.2
代替格納容器圧力逃がし装置 ................................... 14
2.2.1 弁の種類 .................................................. 14
2.2.2 弁の状態 .................................................. 14
2.2.3 設計の意図 ................................................ 15
3． 格納容器圧力逃がし装置系統と他系統との隔離 ....................... 163.1
格納容器圧力逃がし装置 ....................................... 163.2
代替格納容器圧力逃がし装置 ................................... 17
4． 格納容器からの取り出し位置 ....................................... 18
4.1 格納容器圧力逃がし装置 ........................................ 18
4.1.1 配管設置箇所 .............................................. 18
4.1.2 設計の意図 ................................................ 194.2
代替格納容器圧力逃がし装置 ................................... 19
4.2.1 配管設置箇所 .............................................. 19
4.2.2 設計の意図 ................................................ 21

1． 格納容器圧力逃がし装置系統の構成
1.1
格納容器圧力逃がし装置
1.1.1
系統概要
第 1.1.1-1 図に格納容器圧力逃がし装置の主ライン概略構成図を，第 1.1.1-2
図に系統概要図を示す。
格納容器圧力逃がし装置は，フィルタ装置，圧力開放板，隔離弁等と，これらを接続する配管で構成されており，格納容器内雰囲気ガスを，不活性ガス系
及び耐圧強化ベント系ラインを経由してフィルタ装置へ導き，フィルタ装置において放射性物質濃度を低減させた後に，原子炉建屋屋上に設ける排気管を通じて，大気に放出する。
格納容器からの取り出し口は，ドライウェル，サプレッション・チェンバそ
れぞれに設け，いずれの箇所からも排気することが可能な設計としている。
格納容器圧力逃がし装置は，既設の不活性ガス系と耐圧強化ベント系ライン
よりフィルタ装置に導くが，他の系統・機器とは弁で隔離することで，他の系統や機器への悪影響を防止する設計としている。
弁の構成は，以下のとおり。格納容器内からの排気は，これらの弁を開操作することにより行う。
・一次隔離弁：空気駆動弁（AO 弁）
・二次隔離弁：電動駆動弁（MO 弁）・フィルタ装置入口弁：空気駆動弁（AO 弁）
空気駆動弁は，電源喪失時においても，エクステンションもしくはラチェッ
トハンドルにより，人力で操作が可能な設計とする。また，二次格納施設の外からボンベを用いて操作することも可能な設計としている。
電動駆動弁については，駆動部にエクステンションを設け，二次格納施設外に導くことで，全電源喪失時においても，放射線量率の低い二次格納施設外から遠隔で操作することができる。
なお，格納容器圧力逃がし装置は，他号炉と共用しない設計としている。

-1-

遠隔操作用
ボンベ等

・
遠隔
操作

AO

D/W

遠隔操作用
ボンベ等

非常用ガス処理系へ
換気空調系排風機へ

遠隔操作

〔Ｆ．Ｃ〕

・

遠隔操作用
ボンベ等

MO

圧力開放板

AO

フィルタ装置よう素フィルタ

放出口

〔Ｆ．Ｃ〕

・
遠隔
操作

AO

W/W
〔Ｆ．Ｃ〕

格納容器圧力逃がし装置（新設）

不活性ガス系（既設）耐圧強化ベント系（既設）

第 1.1.1-1 図

格納容器圧力逃がし装置

主ライン概略構成図

フィルタ装置入口弁
6号炉

主排気筒

RE

放射線モニタAO

H2E

Ｎ2ベントライン

原子炉区域より原子炉区域・
タービン区域換気空調系排風機へ

圧力開放板

〔Ｆ．Ｃ〕

AO

水素濃度計
PI

MO

PT

圧力計

7号炉

パージ用排風機

ボンベ

〔Ｆ．Ｃ〕

MO

非常用ガス処理系排風機へ

圧力計

AO

RE

ボンベ

AO

放射線モニタ

〔Ｆ．Ｏ〕

〔Ｆ．Ｃ〕
〔Ｆ．Ｃ〕

AO

原子炉区域運転階より

・

・

AO

〔Ｆ．Ｏ〕

ドライウェル

H2E

AO
〔Ｆ．Ｃ〕

水素濃度計

MO

・
原
子
炉
圧

よう素
フィルタ

差圧計
DP

AO

遠隔操作

遠隔
操作

ボンベ

〔Ｆ．Ｃ〕

MO

力
容
器

フィルタ
装置

ボンベ
MO

・
水位計
LT

サプレッション・
チェンバ

原子炉建屋

AO

遠隔
操作
MO

〔Ｆ．Ｃ〕

非常用ガス処理系
排風機より
MO

原子炉建屋

二次格納施設一次隔離弁
第 1.1.1-2 図

格納容器圧力逃がし装置

-2-

二次隔離弁
系統概要図

Ｎ2供給ライン枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。

1.1.2
機器配置
格納容器圧力逃がし装置は，フィルタ装置，圧力開放板，隔離弁等と，これらを接続する配管で構成する。
第 1.1.2－1 図から第 1.1.2－6 図に 6 号炉及び 7 号炉の機器配置を示す。
6 号炉について，格納容器に接続する配管及び隔離弁は，サプレッション・
チェンバ側を原子炉建屋中地下 1 階，ドライウェル側を原子炉建屋 2 階に設置しており，原子炉建屋 3 階に設置されている二次隔離弁及びフィルタ装置入口
弁を経由して，フィルタ装置が設置されている 6 号炉原子炉建屋東側地上部まで配管を設置している。フィルタ装置の出口には圧力開放板を設け，その下流側配管を 6 号炉原子炉建屋の屋上部まで導き，大気に開放する。
また，7 号炉について，格納容器に接続する配管及び隔離弁は，サプレッション・チェンバ側を原子炉建屋中地下 1 階，ドライウェル側を原子炉建屋 2 階に設置しており，原子炉建屋 3 階に設置されている二次隔離弁及びフィルタ装置入口弁を経由して，フィルタ装置が設置されている 7 号炉原子炉建屋南東側
地上部まで配管を設置している。フィルタ装置の出口には圧力開放板を設け，その下流側配管を 7 号炉原子炉建屋の屋上部まで導き，大気に開放する。

第 1.1.2－1 図

機器配置図（平面図）-3-

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。

第 1.1.2－2 図

機器配置図（6 号炉原子炉建屋中地下 1 階及び地下 1 階）

第 1.1.2－3 図

機器配置図（6 号炉原子炉建屋 2 階及び 3 階）

-4-

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。

第 1.1.2－4 図

機器配置図（7 号炉原子炉建屋中地下 1 階及び地下 1 階）

第 1.1.2－5 図

機器配置図（7 号炉原子炉建屋 2 階及び 3 階）

-5-

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。

第 1.1.2－6 図

機器配置図（7 号炉原子炉建屋 3 階）

1.1.3
設計の意図
第 1.1.1-1 図に示す通り，格納容器圧力逃がし装置の排気ラインは，既設の不活性ガス系及び耐圧強化ベント系のラインを経由する設計としている。これは，既設のラインを用いることで，新たに格納容器バウンダリの範囲が拡大することを防止し，格納容器隔離機能の信頼性を高める事に重点を置いたためである。
格納容器からの取り出し口は，ドライウェル，サプレッション・チェンバそれぞれに設け，いずれの箇所からも排気することが可能となる設計としている。一方で，他の系統・機器とは弁で隔離することで，他の系統や機器への悪影響を防止する設計としている。
耐圧強化ベントから格納容器圧力逃がし装置のフィルタ装置へ繋がるライン，
ならびに耐圧強化ベントのスタックに繋がるラインにはそれぞれ空気駆動弁を設
置し，排気先を格納容器圧力逃がし装置もしくは耐圧強化ベントのいずれかを選択できる設計としている。
1.1.4
弁の設置位置の妥当性（物理的隔離，他からの悪影響）（1）一次隔離弁：空気駆動弁（AO 弁）
一次隔離弁については，格納容器隔離機能の信頼性を高めるため，格納容器から近接した位置に設置している。
具体的な設置位置は第 1.1.2－2～5 図に示されている通りであり，当該弁は原子炉建屋内（二次格納施設内）に設置されており，二次隔離弁とは異なるフ-6-

ロアに配置し物理的に隔離される設計としている。
ドライウェル側の弁については地上階，サプレッション・チェンバ側の弁については地下階にそれぞれ分離配置がなされている。また，ドライウェル側，
サプレッション・チェンバ側のそれぞれの弁の遠隔操作場所においてもそれぞれ分離配置をしており，さらに遠隔操作場所についてもエクステンションによる操作場所とボンベによる操作場所においてそれぞれ分離配置をした設計としている。
なお，エクステンションによる遠隔操作位置については周辺の壁ならびに床により格納容器圧力逃がし装置の配管からの放射線を遮へいし，ボンベによる遠隔操作位置については二次格納施設外に設置することで，放射線防護を考慮した設計としている。
（2）二次隔離弁：電動駆動弁（MO 弁）
第 1.1.2－3 図及び第 1.1.2－6 図に示されているように，当該弁は原子炉建
屋内（二次格納施設内）に設置されており，一次隔離弁とは異なるフロアに配置し物理的に隔離される設計としている。
また，エクステンションによる遠隔操作位置については二次格納施設外に設置することで，放射線防護を考慮した設計としている。
（3）フィルタ装置入口弁：空気駆動弁（AO 弁）
第 1.1.2－3 図及び第 1.1.2－6 図に示されているように，当該弁は原子炉建
屋内（二次格納施設内）に設置されており，一次隔離弁とは異なるフロアに配置し物理的に隔離される設計としている。
また，ラチェットハンドルによる操作位置は弁直近であるが，格納容器内のガスを格納容器圧力逃がし装置のラインに通気する前に，予め操作を実施することで作業員を放射線より防護する。さらに，ボンベによる遠隔操作位置については二次格納施設外に設置することで，放射線防護を考慮した設計としている。
1.1.5
開の確実性，隔離の確実性について（1）一次隔離弁：空気駆動弁（AO 弁）
この空気駆動弁は，通常運転時「閉」となっており，電源喪失時には駆動用空気が供給されなくなり，自動的に「閉」となる構造としている。当該弁は格納容器の一次隔離弁であることから，格納容器隔離機能の信頼性を高めるために，このような構造としている。
その上で，格納容器圧力逃がし装置を使用する際に，当該弁は確実に開操作できる構造である必要があることから，電源については，常設代替直流電源設
備（AM 用直流 125V 充電器，AM 用直流 125V 蓄電池）から供給され，万が一，全-7-交流電源が喪失した場合であっても操作が可能となるよう設計している。また，
エクステンションを用いることで，人力で開閉操作が可能な設計としている。
加えて，弁駆動空気系の改造により，全電源が喪失した場合（弁駆動空気を弁駆動部へ供給する電磁弁が動作不能の状態）であっても，二次格納施設の外からボンベの空気を弁駆動部へ供給することにより弁を開操作することも可能であり，開操作の確実性を有した設計としている。
（2）二次隔離弁：電動駆動弁（MO 弁）
この電動駆動弁は，通常運転時「閉」となっている。電源については，区分Ⅰの非常用電源から供給され，万が一，非常用電源が喪失した場合であっても，
ガスタービン発電機車からの給電，もしくは，電源車からの給電が可能となるよう設計している。
さらに，これらの交流電源からの給電が全て不可能な場合であっても，電動弁の駆動部にエクステンションを設け，二次格納施設外に導くことで，放射線量率の低い二次格納施設外から遠隔で確実に開閉操作を実施することができる設計としている。
（3）フィルタ装置入口弁：空気駆動弁（AO 弁）
この空気駆動弁は，通常運転時「閉」となっており，電源喪失時には駆動用空気が供給されなくなり，自動的に「閉」となる構造としている。当該弁は格
納容器ベントの際に，排気先を格納容器圧力逃がし装置と耐圧強化ベント系とのいずれかに選択するための弁である。格納容器ベントの際には，誤って意図しない排気先へ排気することを防止する必要がある。そのため，作業員が「閉」となっているフィルタ装置入口弁もしくは耐圧強化ベント弁を選択して「開」へ操作することで，誤操作を防止する設計としている。
電源については，常設代替直流電源設備（AM 用直流 125V 充電器，AM 用直流
125V 蓄電池）から供給され，万が一，全交流電源が喪失した場合であっても操作が可能となるよう設計している。また，ラチェットハンドルを用いることで，人力で開閉操作が可能な設計としている。加えて，弁駆動空気系の改造により，全電源が喪失した場合（弁駆動空気を弁駆動部へ供給する電磁弁が動作不能の状態）であっても，二次格納施設の外からボンベの空気を弁駆動部へ供給することにより弁を開操作することも可能であり，開操作の確実性を有した設計と
している。
1.2

代替格納容器圧力逃がし装置

1.2.1 系統概要
代替格納容器圧力逃がし装置の系統は，フィルタ装置，圧力開放板，隔離弁等と，これらを接続する配管で構成されており，格納容器内雰囲気ガスをフィルタ-8-装置へ導き，フィルタ装置において放射性物質濃度を低減させた後に，原子炉建屋屋上に設ける排気管を通じて，大気に放出する。また，フィルタ装置は，地下
ピット内に設置する。
格納容器からの取り出し箇所は，ドライウェル，サプレッション・チェンバそ
れぞれに設け，いずれの箇所からも排気することが可能な設計としている。
代替格納容器圧力逃がし装置は，他の系統とは独立の配管を経由してフィルタ装置に導くことにより，他の系統や機器への悪影響を防止する設計としている。
代替格納容器圧力逃がし装置の主ライン概略構成図を第 1.2.1-1 図に，系統概要図を第 1.2.1-2 図に示す。
遠隔操作

遠隔操作

MO

MO

〔Ｎ．Ｃ〕

〔Ｎ．Ｃ〕

D/W

圧力開放板
遠隔操作

遠隔操作

MO

MO

〔Ｎ．Ｃ〕

〔Ｎ．Ｃ〕

フィルタ装置よう素フィルタ

放出口

W/W

第 1.2.1-1 図

代替格納容器圧力逃がし装置

主ライン概略構成図
パージ用排風機

AO

格納容器圧力逃がし装置へ
原子炉建屋区域・タービン区域
換気空調系へ

圧力開放板

AO

AO
MO

Ｎ2 ベントライン

非常用ガス処理系へ
圧力計
RE

放射線モニタドライウェルMO

MO

AO

Ｎ2 供給ライン
補給水ライン

原
子
炉
圧

圧力計
PT

よう素
フィルタ

水素濃度計

MO

MO

AO

サプレッション・
チェンバ

差圧計
フィルタ
装置

力
容
器

H2E

H2E

DP

pH

LT

ドレンポンプ

水位計

ｐＨ計

原子炉建屋

流量計

MO

FE

二次格納施設第 1.2.1-2 図

代替格納容器圧力逃がし装置

-9-

AO

主排気筒へ

PI

系統概要図

1.2.2 設計の意図
代替格納容器圧力逃がし装置は，他の系統との分岐箇所を設けない独立構成とすること，及び，格納容器からの取り出し箇所をドライウェル，サプレッション・
チェンバのそれぞれに設けることにより，他系統からの種々の影響を受けることなく，確実にベントが実施できるよう設計している。なお，格納容器の取り出し箇所は，既設の格納容器予備貫通部を用いている。
1.2.3 弁の設置位置の妥当性（物理的隔離，他からの悪影響）
代替格納容器圧力逃がし装置の系統において，ドライウェル側，及びサプレッ
ション・チェンバ側からの取り出し箇所に設置する弁は，格納容器隔離弁に該当することから，格納容器隔離機能の信頼性を高めるために，可能な限り格納容器に近接して，２つの弁を直列で設置している。
ドライウェル側の弁については地上階，サプレッション・チェンバ側の弁については地下階にそれぞれ分離配置がなされている。また，ドライウェル側，サプ
レッション・チェンバ側のそれぞれの弁の遠隔操作場所においてもそれぞれ分離配置をした設計としている。
1.2.4 開の確実性，隔離の確実性について
ドライウェル，及びサプレッション・チェンバからの取り出し箇所に設置する弁は，同一仕様の電動駆動弁としており，代替格納容器圧力逃がし装置の設置に伴い新たに設置した電動弁である。これらの弁は，通常運転時が「閉」となっている。
これらの電動弁の電源は，区分Ⅰの非常用電源から供給され，万が一，非常用電源が喪失した場合であっても，ガスタービン発電機車からの給電，もしくは，電源車からの給電が可能となるよう設計している。
さらに，これらの電源からの給電が全て不可能な場合であっても，電動弁の駆動部にエクステンションを設け，二次格納施設外に導くことで，放射線量率の低
い二次格納施設外から遠隔で確実に開閉操作を実施することができる設計として
いる。

-10-

2． 主要弁の設計
2.1
格納容器圧力逃がし装置
2.1.1
弁の種類
格納容器圧力逃がし装置に接続される配管には，一次隔離弁，二次隔離弁，フィルタ装置入口弁の３台の弁が設置されており，いずれも系統作動時の圧損を減らすよう考慮してバタフライ弁としている。一次隔離弁は不活性ガス系に，二次隔離弁及びフィルタ装置入口弁は耐圧強化ベント系に設置されている。一次隔離弁及び二次隔離弁は既設の弁である。フィルタ装置入口弁は，格納容器圧力逃がし装置の設置に伴い新たに設置した弁である。フィルタ装置入口弁の仕様は，一次隔離弁と同仕様のものを設置している。
空気駆動弁である一次隔離弁及びフィルタ装置入口弁の構造を第 2.1.1－1 図に示す。また，電動駆動弁である二次隔離弁の構造を第 2.1.1－2 図に示す。

第 2.1.1－1 図

空気駆動弁

第 2.1.1－2 図

電動駆動弁

-11-

主ラインに用いられている弁の駆動方式・弁の状態（NC（通常時「閉」；NormalClose），FC（電源等喪失時「閉」；Failure Close））及び採用理由について，第2.1.1-1 表に示す。
第 2.1.1-1 表
No.

格納容器圧力逃がし装置主ラインの AO 弁，MO 弁の採用理由等
弁名称

駆動方式

採用理由

弁の状態

■格納容器隔離機能の信頼性を高めるた
めには，FC 動作の空気駆動弁が望まし
いこと■全開・全閉の運用であること■苛酷事故時の作業員の弁操作に関する①②

格納容器一次隔離弁（ドライウェル側，サプレ
ッション・チェンバ側）

空気

NC

駆動

FC

労力の低減を図ること（弁駆動空気系の改造により，全電源が喪失した状態においても，二次格納施
外よりボンベの空気を弁駆動部へ供給することにより開操作が可能。労力が非常に小さい）■エクステンションによる人力操作も可能であること③

格納容器二次隔離弁

電動駆動■開度調整が必要であることNC■エクステンションによる人力操作が可能であること■全開・全閉の運用であること■苛酷事故時の作業員の弁操作に関する労力の低減を図ること（弁駆動空気系の改造により，全電源が喪失した状態においても，二次格納施
外よりボンベの空気を弁駆動部へ供給④

フィルタ装置入口弁

空気NCすることにより開操作が可能。労力が駆動

FC

非常に小さい）■格納容器圧力逃がし装置と耐圧強化ベントを選択して格納容器ベント操作を実施するよう FC に設定（誤操作の防止）■ラチェットハンドルによる人力操作も可能であること

-12-

主排気筒
6号炉

RE

放射線モニタAO

H2 E

Ｎ2ベントライン

原子炉区域より原子炉区域・
タービン区域換気空調系排風機へ

圧力開放板

〔Ｆ．Ｃ〕

AO

水素濃度計
PI

MO

PT

圧力計

7号炉

パージ用排風機

ボンベ

〔Ｆ．Ｃ〕

MO

非常用ガス処理系排風機へ

圧力計

④

AO

RE

放射線モニタ〔Ｆ．Ｏ〕

AO

原子炉区域運転階より

水素濃度計

DP

力
容
器

フィルタ
装置

水位計
LT

AO

原
子
炉
圧

差圧計

原子炉建屋

・

・

AO

AO

① ・
よう素
フィルタ

AO

③

〔Ｆ．Ｏ〕

ドライウェル

H2E

ボンベ
〔Ｆ．Ｃ〕

〔Ｆ．Ｃ〕

〔Ｆ．Ｃ〕

MO

遠隔操作

遠隔
操作

ボンベ

〔Ｆ．Ｃ〕

MO

ボンベ

② ・

サプレッション・
チェンバ

AO

MO

遠隔
操作
MO

〔Ｆ．Ｃ〕

非常用ガス処理系
排風機より
MO

原子炉建屋

二次格納施設第 2.1.1-3 図

格納容器圧力逃がし装置系統概要と主要弁

2.1.2
設計の意図
（1）一次隔離弁：空気駆動弁（AO 弁）
一次隔離弁については，FC の空気駆動弁を採用している。FC の空気駆動弁を採用した理由（設計の意図）は第 2.1.1-1 表に記載の通りである。
（2）二次隔離弁：電動駆動弁（MO 弁）
二次隔離弁については，電動駆動弁を採用している。電動駆動弁を採用した
理由（設計の意図）は第 2.1.1-1 表に記載の通りである。
（3）フィルタ装置入口弁：空気駆動弁（AO 弁）
フィルタ装置入口弁については，FC の空気駆動弁を採用している。FC の空気駆動弁を採用した理由（設計の意図）は第 2.1.1-1 表に記載の通りである。

-13-

Ｎ2供給ライン2.2
代替格納容器圧力逃がし装置
2.2.1 弁の種類
代替格納容器圧力逃がし装置の系統において，ドライウェル，及び，サプレッ
ション・チェンバからの取り出し箇所に設置する弁は，系統作動時の圧損を減らすよう考慮してバタフライ弁としており，全て電動駆動弁で設置している。これは，格納容器圧力逃がし装置の系統において，空気作動弁を採用していることから，多様性を確保する観点から電動駆動弁を採用したものである。電動駆動弁の構造を第 2.2-1 図に示す。

第 2.2.2-1 図

電動駆動弁

2.2.2 弁の状態
代替格納容器圧力逃がし装置の系統に設置される弁は，本系統が他系統と完全に独立していることから，本系統が使用される場合を除いて動作要求はなく，通常時「閉」となっている弁である。また，これらの電動弁の電源は，非常用電源から供給され，万が一，非常用電源が喪失した場合であっても，ガスタービン発電機車からの給電，もしくは，電源車からの給電が可能となるよう設計している。
さらに，これらの電源からの給電が全て不可能な場合であっても，電動弁の駆動部にエクステンションを設け，二次格納施設の外から人力による操作が可能な設計としている。
これらの弁の概要を，第 2.2.2-1 表及び第 2.2.2-2 図に示す。

-14-

第 2.2.2-1 表No.

代替格納容器圧力逃がし装置
駆動方式

弁名称

①

電動

一次隔離弁
（サプレッション・チェンバ側）
地下式 FCVS 原子炉格納容器②（サプレッション・チェンバ側）
地下式 FCVS 原子炉格納容器

NC

駆動とを踏まえ，多様性の観点から電NC

駆動（ドライウェル側）
地下式 FCVS 原子炉格納容器

電動

二次隔離弁

動駆動弁を採用。

NC

駆動（ドライウェル側）■格納容器圧力逃がし装置において，空気作動弁を採用しているこ

電動

一次隔離弁

④

NC

駆動
電動

二次隔離弁

③

採用理由

弁の状態

地下式 FCVS 原子炉格納容器

弁概要

パージ用排風機

AO

格納容器圧力逃がし装置へ
原子炉建屋区域・タービン区域
換気空調系へ

圧力開放板

AO

AO
MO

Ｎ2 ベントライン

AO

非常用ガス処理系へ

主排気筒へ

PI

圧力計
RE

放射線モニタ④③
MO

ドライウェルMO

AO

Ｎ2 供給ライン
補給水ライン

PT

よう素
フィルタ

水素濃度計

NC

②

原
子
炉
圧

①

力
容
器

MO

MO

H2E

H2E

NC

DP

AO

サプレッション・
チェンバ

NC

差圧計
フィルタ
装置

NC
圧力計

pH

LT

ドレンポンプ

水位計

ｐＨ計

原子炉建屋

流量計

MO

FE

二次格納施設第 2.2.2-2 図

代替格納容器圧力逃がし装置系統概要と主要弁

2.2.3 設計の意図
代替格納容器圧力逃がし装置に設置する弁は，本系統の設置に合わせて新たに設置する弁であることから，格納容器圧力逃がし装置における既設の弁との多様性を考慮し，電動駆動弁を採用している。電源は，緊急時における給電の確実性を考慮して区分Ⅰから供給するよう設計するとともに，万が一，全ての交流電源-15-が喪失した場合においても，人力により操作が可能な設計としている。また，系
統使用時の圧損を低下させることを考慮し，バタフライ弁を採用している。
本系統に設置される弁は，他系統とは独立しており，本系統が使用される場合
を除いて動作要求がないことから，通常時「閉」となっている。
3． 格納容器圧力逃がし装置系統と他系統との隔離
3.1
格納容器圧力逃がし装置
格納容器圧力逃がし装置系統は，既設の不活性ガス系と耐圧強化ベント系ライ
ンよりフィルタ装置に導くが，他の系統・機器とは弁で隔離することで，他の系統や機器への悪影響を防止する設計としている。それぞれの系統における隔離弁の駆動方式などを第 3.1 表に整理する。各弁の構成については，第 3.1 図に示す。
第 3.1 表系統名称

格納容器圧力逃がし装置に接続している他の系統の隔離弁
系統の隔離弁
一次隔離弁

採用理由

二次隔離弁

■ 既設空気駆動弁系統の隔離機能が要求される観点から，
換気空調系

①

空気

NC

閉止板を

駆動

FC

設置

FC の空気駆動弁が採用されている。
■ 閉止板
プラント運転中は，一次隔離弁とパージ排風機の間に閉止板を設置し，隔離機能を強化する。
■ 既設空気駆動弁（一次隔離弁）
系統の隔離機能が要求される観点から，

空気

NC

FC の空気駆動弁が採用されている。

駆動

FO■ 既設空気駆動弁（二次隔離弁）
非常用ガス処理系の機能信頼性の観点か

非常用ガス処理系

空気

NC

②③④

駆動

FC

ら，FO の空気駆動弁が採用されている。
なお，当該弁にはラチェットが設置されており，格納容器圧力逃がし装置を使用する前に当該弁を人力で「閉」とするこ
電動
駆動

NC

とで隔離機能を確保する。
■ 既設電動駆動弁（二次隔離弁）
開度調整が可能な電動駆動弁が採用されている。
■ 新設空気駆動弁（一次隔離弁）
系統の隔離機能が要求される観点から，耐圧強化ベント系
⑤⑥

空気

NC

電動

駆動

FC

駆動

NC

FC の空気駆動弁が採用されている。
■ 既設電動駆動弁（二次隔離弁）
開度調整が可能な電動駆動弁が採用され
ている。

-16-

①～⑥のいずれの弁も，系統作動時の圧損を減らすよう考慮してバタフライ弁としており，弁座シール材には EP ゴムを用いている。
弁座シール材に EP ゴムを用いたバタフライ弁においては，格納容器一次隔離弁が晒される環境を模した条件にてシール機能確認試験を実施しており，閉じこめ機能は確保可能であることを確認している。（小型弁試験装置により，EP ゴム弁
座シールのバタフライ弁を 0.3MGy の累積放射線量を照射し，PCV 設計圧力の 2 倍の圧力・200℃の蒸気暴露環境に 168 時間晒した状態において，シール機能の健全性を確認する試験を実施）
一方，格納容器ベントの際にベントガスと直に接する①②⑤の弁が晒される環境（圧力，温度，放射線量）は，格納容器一次隔離弁が苛酷事故時に晒される環境より大幅に緩やかであるか，時間的に短いと考えられる。そのため，格納容器
ベントの際に①②⑤の弁の閉じこめ機能は確保可能であると考える。
主排気筒
6号炉

RE

放射線モニタAO

H2E

Ｎ2ベントライン

原子炉区域より原子炉区域・
タービン区域

圧力開放板

〔Ｆ．Ｃ〕

換気空調系排風機へ

AO

水素濃度計
PI

MO

PT

圧力計

7号炉

パージ用排風機

圧力計

①
ボンベ

〔Ｆ．Ｃ〕

非常用ガス処理系排風機へ

MO

④
②

RE

AO

放射線モニタ

AO

ボンベ

〔Ｆ．Ｏ〕

〔Ｆ．Ｃ〕
〔Ｆ．Ｃ〕

③

原子炉区域運転階より〔Ｆ．Ｏ〕

ドライウェル

H2E

・

・

AO

⑤

AO
〔Ｆ．Ｃ〕

水素濃度計

MO

・
AO

原
子
炉
圧

よう素
フィルタ

差圧計
DP

AO

遠隔操作

遠隔
操作

ボンベ

〔Ｆ．Ｃ〕

MO

力
容
器

フィルタ
装置

ボンベ
MO

・
水位計

原子炉建屋

LT

サプレッション・
チェンバ

AO

遠隔
操作
MO

〔Ｆ．Ｃ〕

非常用ガス処理系
排風機より

⑥
MO

原子炉建屋

二次格納施設第 3.1 図

格納容器圧力逃がし装置系統概要と他系統隔離弁

3.2
代替格納容器圧力逃がし装置
代替格納容器圧力逃がし装置は，他の系統とは独立の配管を経由してフィルタ装置に導くことにより，他の系統や機器への悪影響を防止する設計としている。
したがって，分岐系統はなく，他系統との隔離弁は存在しない。

-17-

Ｎ2供給ライン枠囲みの内容は商業機密に属しますので公開できません。

4． 格納容器からの取り出し位置
4.1 格納容器圧力逃がし装置
4.1.1 配管設置箇所
格納容器からの排気ラインの取出し位置は，ドライウェル及びサプレッショ
ン・チェンバのそれぞれに設け，いずれの箇所からも排気が可能な設計としている。
格納容器圧力逃がし装置の系統において，ドライウェル及びサプレッション・
チェンバからの取り出し箇所の概要を，第 4.1-1 表，第 4.1-1 図に示す。
第 4.1-1 表

格納容器圧力逃がし装置

取り出し箇所概要（T.M.S.L）

No.

場所

６号機

７号機

①

格納容器フランジ部

24,40024,400②

圧力容器フランジ部

22,65322,653③

ドライウェルからの取り出し箇所

19,00019,000④

有効燃料頂部⑤

ダイヤフラムフロア

12,30012,300⑥

サプレッション・チェンバ頂部

11,100

11,100⑦

サプレッション・チェンバからの取り出し箇所

9,000

9,200

⑧

下部ドライウェル床面-6,600-6,600⑨

サプレッション・チェンバ床面-8,200-8,200①格納容器フランジ部②圧力容器フランジ部③D/Wからのベント取出し位置
格納容器圧力逃がし装置へ④TAF⑤ダイヤフラムフロア⑥サプレッションチェンバ頂部⑦W/Wからのベント取出し位置
格納容器圧力逃がし装置へ⑧下部D/W床面⑨S/C床面

第 4.1-1 図

格納容器圧力逃がし装置-18-

取り出し箇所概略図（高さ）枠囲みの内容は商業機密に属しますので公開できません。

4.1.2 設計の意図
格納容器圧力逃がし装置の系統において，ドライウェル，及び，サプレッショ
ン・チェンバからの取り出し箇所は，ダイヤフラムフロア及びサプレッション・
チェンバの水面からの高さを確保し，気相部からの取り出しを確保できる位置と
している。
4.2
代替格納容器圧力逃がし装置
4.2.1 配管設置箇所
代替格納容器圧力逃がし装置の系統において，ドライウェル，及び，サプレッ
ション・チェンバからの取り出し箇所の概要を，第 4.2-1 表，第 4.2-1 及び第 4.2-2
表，第 4.2-2 図に示す。
第 4.2-1 表

代替格納容器圧力逃がし装置

取り出し箇所概要（T.M.S.L）

No.

場所

６号機

７号機

①

格納容器フランジ部

24,40024,400②

圧力容器フランジ部

22,65322,653③

ドライウェルからの取り出し箇所

20,10020,100④

有効燃料頂部⑤

ダイヤフラムフロア

12,30012,300⑥

サプレッション・チェンバ頂部

11,100

11,100⑦

サプレッション・チェンバからの取り出し箇所

9,400

9,200

⑧

下部ドライウェル床面-6,600-6,600⑨

サプレッション・チェンバ床面-8,200-8,200①格納容器フランジ部②圧力容器フランジ部③D/Wからのベント取出し位置
代替格納容器圧力逃がし装置へ④TAF⑤ダイヤフラムフロア⑥サプレッションチェンバ頂部⑦W/Wからのベント取出し位置
代替格納容器圧力逃がし装置へ⑧下部D/W床面⑨S/C床面

第 4.2-1 図

代替格納容器圧力逃がし装置-19-

取り出し箇所概略図（高さ）枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。

第 4.2-2 表

代替格納容器圧力逃がし装置

取り出し箇所概要（角度）

第 4.2-2 図

代替格納容器圧力逃がし装置

取り出し箇所概略図（方位）-20-4.2.2 設計の意図
代替格納容器圧力逃がし装置の系統において，ドライウェル，及び，サプレッ
ション・チェンバからの取り出し箇所は，ダイヤフラムフロア及びサプレッショ
ン・チェンバの水面からの高さを確保し，気相部からの取り出しを確保できる位置としている。
また，設備配置上の制約がない場合には，可能な限り格納容器圧力逃がし装置との離隔を確保できるよう，取り出し箇所の方位を離すことや，壁等の区画によって分離した場所に取り出し箇所を設けることにより，相互に影響を及ぼすリスクを低減する設計としている。

-21-