電気工事用防火部材 タイカブラック
R

耐火スリーブ認定 ＆ 評定 一覧

耐火スリーブ

耐火スリーブ

丸穴開口でケーブル・電線管貫通

軽量・切断不要の省施工

ブッシング・スリーブ内の耐火材不要！
設置・通線後、アルミテープを巻き付けるだけ！
スリーブ自体が樹脂製の耐火材です

耐火スリーブ

不燃パテで隙間充填
不燃パテ

アルミテープで簡単施工※厚さ0.05ｍｍ以上
当社「アルミダクトテープ」をご使用ください。

※ALC・コンクリートの場合はモルタル※当社製不燃パテ(MTKB-FP)を必ずご使用ください。
※壁厚160ｍｍまで使用可能。

アルミダクトテープ

詳
細はこちら

耐火スリーブ工法
国土交通大臣認定

貫通する壁の構造

PS060WL-1015

中空壁 60〜160ｍｍ厚迄

PS060WL-1030

壁 75〜160ｍｍ厚迄

PS060WL-1001

片面壁 42ｍｍ厚以上

PS045WL-1036

準45 60〜160ｍｍ厚迄ケーブル 直(導体断面積)(1本あたり)ＣＤ管

VE管

ＰＦ管FEP管

最大開口径 占積率(ｍｍ)(％)φ130以下325ｍｍ2以下28以下

ー28以下

ー

φ140以下φ130以下70.5以下

耐火スリーブ
耐火スリーブ（樹脂製耐火スリーブ）●軽量な樹脂製スリーブで、本体自体が熱膨張材料なので、スリーブ内の耐火材が不要です。
●切断・バリ取りが不要ですから、鉄管を使用する場合に比べ、飛躍的に作業がラクに行えます。
●ケーブルを傷つけない樹脂製ですから、保護のブッシングも不要です。

壁 中空壁 片面壁 準45

品

認定シール1枚付
認定防火措置工法●●●●●●

PS060WL- ●●●●●●●●● PS060WL- ●●●・●●●●●●●●●●●●●●● PS060WL- ●●●国土交通大臣認定
・●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

PS060FL- ●●●●●●●●● PS060FL- ●●●●●●●●● PS060FL- ●●●警告●防火措置部の上に乗る等、施工箇所を破壊する恐れのある行為を行わないで下さい。※開口部が破壊して転落及び火災時に延焼の恐れがあります。
●再施工及び除去する場合はご相談下さい。※火災時に延焼の恐れがあります。

認定取得会社φD

国土交通大臣認定
・●●●●●●●●●

番

φD

φd

入数

MTKB-35 JS
MTKB-50 JS
MTKB-65 JS
MTKB-80 JS
MTKB-100 JS

φｄ未来工業株式会社

このラベルは上記認定番号通りに正しく施工したことを表示するためのものです。
施工会社は正しく施工したことを確認し、施工会社名及び施工年月をボールペンで記入して見やすい場所に表示して下さい。

希望小売価格（税抜）

620
1,220
1,840
2,420
3,160

不燃パテ
中空壁 片面壁 準45

国土交通大臣認定●耐火スリーブと壁との隙間埋めに使用します。
●隙間に注入しやすいハンドタイプです。

（不燃）※不燃パテは当社製不燃パテを必ずご使用ください。

ご注意●常に湿度が高い環境では使用できません。
●一時的に湿度が高くなる恐れがある場合は、別売りの防水スプレーで処理を行ってください。
1794頁●屋外では使用できません。

グレー色

品

水溶性番

容量入数

希望小売価格（税抜）

MTKB-FP

1,760

アルミダクトテープ●耐火スリーブとケーブルとのテーピングに使用します。
●耐熱性・耐候性・耐寒性に優れたアルミ箔粘着テープです。
●剥離紙付は、必要な長さだけカットして使用する場合に便利です。

種類

剥離紙付
剥離紙無2品番

ADT-50ADT-N50

幅

長さ入数

希望小売価格（税抜）

4,900
4,380

耐火スリーブ(注)適合ケーブル(参考)は、耐火スリーブに１条通線させられる最大ケーブルの目安です。
(注)電線管内に収める電線・ケーブルの量は内線規程に従ってください。

●適合ケーブル・電線管
中空壁・片面壁品番

コンクリート壁、ALCパネル壁
適合ケーブル(参考)

電線管φ50、φ60mm

CV 3×38mm、CVT 38mm 以下

CD16・PF16以下♯75φ81mm

φ60、φ70mm

CV 3×60mm、CVT 60mm 以下

CD28・PF22以下♯90φ95mm

φ80、φ90mm

CV 3×150mm、CVT 150mm 以下

CD28・PF28以下

φ90〜φ105mm♯100φ107mm φ90、φ100mm

CV 3×250mm、CVT 250mm 以下

CD28・PF28以下

MTKB-100JS

φ110〜φ125mm♯125φ133mm φ110、φ120mm

CV 3×250mm、CVT 325mm 以下

CD28・PF28以下●VVFケーブル

最大通線本数

開口部

開口部
ホルソー開口径

ボイド開口径コアドリル開口径

MTKB-35JS

φ45〜φ60mm♯50φ56mm

MTKB-50JS

φ60〜φ75mm

MTKB-65JS

φ75〜φ90mm

MTKB-80JS

2222222222600V VVF
品番2芯

3芯

1.6mm

2.0mm

2.6mm

1.6mm

2.0mm

2.6mm

MTKB-35JS

885653

MTKB-50JS

16141112108MTKB-65JS

342620221914MTKB-80JS

484231363022MTKB-100JS

806850585036●PF管 最大配管本数
PF14(φ21.5)

PF16(φ23)

PF22(φ30.5)

PF28(φ36.5)

MTKB-35JS

11ーー

MTKB-50JS

211ー

MTKB-65JS

4311

MTKB-80JS

7531

MTKB-100JS

10843品番

Q&A
Q .アルミテープの巻き付け量は？
A . 1周以上巻いてください。
Q .アルミテープの幅が必要寸法(スリーブ側・ケーブル側)20ｍｍ以上に足りない場合は？
A . らせん状に巻き付けて20ｍｍ以上を確保してください。
Q .巻き付け中にアルミテープが破れた場合は？
A . その上からアルミテープを貼ってください。(破れたアルミテープをはがす必要はありません｡)

3

Q .アルミテープは市販品もOK？
A . OKです。(ただし、アルミ箔厚さ0.05ｍｍ以上)

耐火スリーブ
耐火スリーブ工法について

現状のスリーブ工法とは・
・・
開口部に短尺の鉄管を設置してケーブルの通線を行うことで①ケーブル被覆の保護②ボード壁の場合の通線摩擦による、ボード損傷の防止③耐火性能の確保 を目的とした通線方法です。

ところが!

うーん・・・・・・。
①そもそも鉄管は重い
いろいろ大変なんですね②鉄管の切断が面倒③鉄管端部のバリ対策(面取り又はブッシング取り付け)も必要④鉄管とブッシングと耐火材をそれぞれ注文するのも面倒

そこで耐火スリーブ工法！
①耐火スリーブは樹脂製のため軽量！
②切断不要、購入後即、据え付け！
③樹脂製のため、通線時にケーブル被覆を傷付ける心配なし④施工の仕上げはアルミテープ(市販品可！)を巻き付けるだけ
壁耐火スリーブ
ケーブル・電線管

アルミテープ4充填材

アルミテープ

アルミテープ20ｍｍ 20ｍｍ
以上 以上

20ｍｍ 20ｍｍ
以上 以上

耐火スリーブ

技術資料

耐火スリーブ耐火スリーブ工法

認 定 条 件（ 抜粋）●国土交通大臣認定
構60分準耐火壁、又は60分耐火壁(PS060WL-1015)

造

45分準耐火壁(PS045WL-1036)

開口部

円形：φ130mm以下

占積率70.5％以下（ケーブル・電線管／スリーブ内径）

壁と耐火スリーブとの隙間

15mm以下(片寄配置の場合2〜15ｍｍ)①準耐火構造(60分)の壁 ・厚さ②耐 火 構 造 (60分)の壁 ・厚さ③A L C パ ネ ル ・厚さ④鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造・厚さ

貫通する
壁の構造等

60〜160mm
60〜160mm
60〜160mm
60〜160mm

ケーブル・導 体 断 面 積：325mm2以下(1本あたり)
・総導体断面積：1227mm2以下

電線管

・合成樹脂製可とう電線管○準耐火構造(45分)の壁・厚さ 60〜160mm(JIS C 8411；CD管、ＰＦ管)

アルミテープ厚さ：0.05(±0.02)mm以上（アルミニウム部）

耐火スリーブの埋め戻し材

珪砂けい酸ナトリウム（不燃パテ(注)）外径：φ36.5mm以下(注)：「不燃パテ(品番：MTKB-FP」をご使用ください。

標 準 施 工 図（抜粋）■PS060WL-1015、PS045WL-1036

壁耐火スリーブケーブル

アルミテープ

珪砂けい酸ナトリウム(不燃パテ)

アルミテープ・電線管

アルミテープ

開口部

壁と耐火スリーブの隙間：15mm以下

ケーブル・電線管20mm 20mm
以上 以上

珪砂けい酸ナトリウム(不燃パテ)

20mm 20mm
以上 以上
60〜160ｍｍ＜片寄配置の場合＞
壁と耐火スリーブの隙間：2〜15mm

開口部

耐火スリーブを開口に置いた状態での埋め戻し施工も可能です。
（全認定共通）珪砂けい酸ナトリウム(不燃パテ)※PS060WL-1030(セメントモルタル)
埋め戻しの場合は、隙間の規定はありません。

アルミテープ5(PS060WL-1015、1001、PS045WL-1036)

耐火スリーブ
認 定 条 件（抜粋）●国土交通大臣認定
構造

開口部壁(PS060WL-1030)

片面壁(PS060WL-1001)

円形：φ140mm以下

円形：φ130mm以下

占積率70.5％以下（ケーブル・電線管／スリーブ内径）

壁と耐火スリーブとの隙間貫通する壁の構造等

15mm以下(片寄配置の場合2〜15ｍｍ)ー①A L C パ ネ ル ・厚さ②鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造・厚さ

75〜160mm
75〜160mm

ケーブル・導 体 断 面 積：325mm2以下(1本あたり)
・総導体断面積：1227mm2以下

電線管・合成樹脂製可とう電線管○片面強化せっこうボード重張り／軽量鉄骨下地間仕切壁・厚さ 42mm以上(JIS C 8411；CD管、ＰＦ管)

アルミテープ厚さ：0.05(±0.02)mm以上（アルミニウム部）

耐火スリーブの埋め戻し材

セメントモルタル(あり又はなし)

外径：φ36.5mm以下

珪砂けい酸ナトリウム（不燃パテ(注)）(注)：「不燃パテ(品番：MTKB-FP」をご使用ください。

標 準 施 工 図（抜粋）■PS060WL-1030

壁耐火スリーブケーブル

セメントモルタル(あり又はなし)

アルミテープ

・電線管

開口部

アルミテープ

アルミテープ

ケーブル・電線管

セメントモルタル(あり又はなし)

20mm 20mm
以上 以上

20mm 20mm
以上 以上

75〜160mm■PS060WL-1001

壁耐火スリーブケーブル

アルミテープ

珪砂けい酸ナトリウム

アルミテープ(不燃パテ)

・電線管

アルミテープ

開口部

壁と耐火スリーブの隙間：15mm以下

ケーブル・電線管

珪砂けい酸ナトリウム(不燃パテ)

20mm 20mm
以上 以上

20mm 20mm
以上 以上

42mm以上6耐火スリーブ

施工要領耐火スリーブ

耐火スリーブ工法①耐火スリーブの選定
・貫通したいケーブル・電線管の量と、使用する耐火スリーブのサイズから、占積率が適合しているかを確認します。

占積率(％)＝（ケーブル・電線管の断面積の総和）÷（耐火スリーブ内断面積）×100≦70.5％②耐火スリーブの設置と充填材の施工〈耐火スリーブが片寄配置の場合〉

・耐火スリーブに合わせた開口部を設けます。
(注)せっこうボード壁の場合は、耐火スリーブと開 口の クリアランスが15 mm 以下となるよ
うに、開口径を決定してください。

・耐火スリーブを貫通孔に差し込みます。

開口

開口

耐火スリーブクリアランス
15mm以下耐火スリーブクリアランス
2〜15mm

・開口と耐火スリーブの隙間を、充填材で埋め戻します。

壁の構造
中空壁
片面壁

充填材
不燃パテ
不燃パテ
不燃パテ、
ALC壁
又はセメントモルタル
不燃パテ、
鉄筋
コンクリート壁 又はセメントモルタル

耐火スリーブ(注)不燃パテ（品番：MTKB-FP)
充填材③通線、配管

④アルミテープの巻き付け・耐火スリーブ内に、ケーブルの通線、電線管の配管を行います。

・アルミテープを、耐火スリーブ及びケーブル・電線管に、それぞれ20mm以上、隙間なく1周以上巻き付けます。
※耐火スリーブ側は、20mm位置のけがき線を目安にアルミテープを巻き付けてください。
ｍｍ
20ｍｍ
20

け書き線

結束バンド等壁

耐火スリーブ

充填材

アルミテープ
アルミテープ※らせん状など、アルミテープを重ねて巻き付けて、20mm以上を確保する施工も可能です。
※巻き付け時にアルミテープが破れた場合は、その上からアルミテープを貼り付けてください。

7

ケーブル・電線管20mm 20mm
以上 以上

20mm 20mm
以上 以上

耐火スリーブ■その他の注意事項②アルミテープの巻き付け時は、下図のように、ケーブルや電線管に沿って、隙間が生じないように巻き付けてください。

①貫通するケーブル・電線管が複数の場合は、ケーブル配管同士に隙間が生じないよう、結束バンドなどを用いてまとめてください。

アルミテープ(隙間が生じないように)

結束バンド等③耐火スリーブに過度な荷重がかからないように、耐火スリーブの両側でケーブル・電線管を支持してください。

耐火スリーブ耐火スリーブケーブル

支持④巻き付けたアルミテープに負荷がかからないように、耐火スリーブ内のケーブル・電線管を、耐火スリーブ内に置かれるように設置してください。

ケーブル・電線管

8ケーブル

支持