令和６年８月２９日
長井市総合政策課

プロポーザルに係る第２次質問書への回答「長井市バイオガス発電設備整備事業公募型プロポーザル」に係る第２次質問について、以下のとおり回答します。
No.

質問内容

1

8 月 9 日質疑回答のリスク分担表（案）について(1)保険リスクの管理運営段階のリスクは受託事業者となっております。管理運営段階とは施工時の現場管理業務のリスクと捉えてよろしいでしょうか。

2(2)建設予定地の確保及び造成に関することは貴市のご負担になってお建設発生土の仮置き場として、籾殻倉庫、汚水処理施設、堆肥貯留棟のりますが、建設発生土仮置き場所の候補地の指定があれば、ご提示く南側を使用できるものとします。
ださい。
また、場内以外の借用となる場合、運搬距離をふくめ協議のうえ変場内以外の借用については想定しておりません。
更の対象と考えてよろしいでしょうか。

3

建設予定地の支障木について示されたバイオガス発電設備建設予定地の敷地内に支障木（高木 7 本）がございます。
施工にあたって伐採することが可能であり、伐採・伐根処理については協議のうえ変更の対象と考えてよろしいでしょうか。

4

既設事業への配慮について既設事業への影響を考慮し、市道五十川・川原線からバイオガス発電設
狭隘な同一敷地内での既設事業（堆肥化事業の資源搬入、製品貯留・備建設予定地へ直接出入りできるものとします。
搬出作業）と今事業の同時作業となります。
既設事業との具体的な調整については、長井市と優先交渉権者及びコン今事業の作業時間や動線上の規制等特に配慮すべきことがあればごポストセンター運営管理者の３者による協議の上決定いたします。
指示ください。
建設予定敷地について

5

回

答

お見込みのとおりとします。

伐採等は可としますが、変更の対象とはいたしません。

要求水準をより効果的かつ合理的に満たすことが可能な場合、予定地西施設のレイアウト上、建設予定地の敷地を示された面積より拡大する 側を敷地境界まで広げることを可とします。ただし、盛土等に替わる侵入ことは可能でしょうか防止対策を講じてください。

6

建築物の図面についてご提示いただいたコンポストセンターの建屋図だけでなく、堆肥貯留棟、汚水処理施設および籾殻倉庫の図面をご提示いただくことは可能ですか。

参加表明者あてに別途メールにて送付いたします。

報告書「概要版」を参加表明者あて別途メールにて送付いたします。

7

報告書「本編」につきましては、個人情報を除いた部分を下記のとおり導入可能性調査業務の報告書について閲覧可能といたします。
昨年度、長井市殿が実施された「長井市小型バイオガス化設備導入可
閲覧期間：令和６年９月４日（水）～令和６年９月１１日（水）能性調査業務」の報告書をご提示いただくことは可能ですか。
午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く）
閲覧場所：長井市総合政策課（事前に担当あて電話にて連絡願います）

8

メタン発酵の原料について
畜ふんについては、計画原料に含まないものとします。現在収集してい要求水準書に記載されている計画原料は食品系廃棄物と記載されていますが、現在堆肥化原料とされている畜ふんの取扱いにつきましては るもみ殻についても同様です。
どのように考えればよろしいでしょうか。
コンポストセンター業務委託料は、職員３名（月～金：７時間４５分／91011

業務委託費について日）とシルバー人材センター３名（月・火・木・金：６時間／日）の人件
ご提示いただいたコンポストセンターの業務委託費に含まれるもの 費分です。コンポストの輸送及び散布費は含まれておりません。
をご提示いただくことは可能ですか。またコンポストの輸送および散布
この委託料の中で、生ごみの投入、バケツ洗浄、ホイールローダーによ費は業務委託費に含まれているのでしょうか。
る堆肥の切り替えし、袋詰め等を行っています。
今後、液肥に代わった場合の、運搬、散布費につきまして、現況とし液肥に代わった場合の運搬費、散布費については、ランニングコストにてどのように考えればよろしいでしょうかお教えください。
含めないものとします。
メタン発酵方式および設備について
本整備事業で提案するメタン発酵方式および設備については、参加表明書の「関連事業実績調書」に記載した内容に準拠するものと考えてよろしいですか。
第１章 第１節 ８

関係法令等の遵守

建設予定地における振動・騒音・悪臭基準値をご教示ください。

要求水準を満たすものであれば、関連実績によらずご提案いただけるものとします。

建設予定地における振動・騒音・悪臭に関する規制基準値は特にございませんが、自主的な配慮についてご留意願います。

第１章 第２節 ４12

本事業の範囲（２） 調査範囲

バイオガス発電設備建設予定地周辺の埋設物に関する資料をご提供

要求水準書の資料‐4 でお示ししたとおりです。

頂けますでしょうか。
13

第１章 第２節 ４

敷地境界を示す資料についてご提供頂けますでしょうか。
第１章 第２節 ４

14

本事業の範囲（２） 調査範囲

要求水準書の資料‐1 でお示ししたとおりです。

本事業の範囲（４） 工事範囲

要求水準より、逆潮流を前提とした継電器を選定するものと考えておりますが、電力会社との協議により不可となった場合は協議の上でお見込みのとおりです。

変更の対象となるものと考えてよろしいでしょうか。
第１章 第２節 ４

本事業の範囲（４） 工事範囲

下図の既設単線系統図において、前処理設備制御盤などの二次側制御盤類について、継続利用、未使用の区分をご教示ください。
既設の堆肥化施設は、新設のバイオガス発電施設が建設され、液肥利用15の目途が立った時点でプラントの稼働を停止させることを前提として考えております。

要求水準書 資料１
16要求水準をより効果的かつ合理的に満たすことが可能な場合、既存の建法令遵守上や合理設計上、または計画敷地上に配置できない場合屋等を使用した提案を可とします。ただし、建設中にコンポストセンターは、既設の建屋等の計画敷地外を使用する計画としてよろしいでしょ

事業の妨げとならないこと及びバイオガス発電設備のランニングコストがうか。

増大する恐れがないことを前提とします。

第１章 第２節 ５
17

本事業箇所

その他

建設予定地に残置されている砂利および盛土は撤去することは可能でしょうか。

可能です。

第１章 第２節 ４18

本事業の範囲（３）設計範囲

液肥貯留槽の設計業務は本件の設計業務提案価格に含まれるというお見込みのとおりです。

事でよろしいでしょうか。
第１章 第２節 ４19

本事業の範囲（３） 設計範囲

液肥貯留槽の設計要件（液肥貯留日数、本事業との取り合い点等）をご教示ください。

液肥貯留槽の設計要件及び本事業との取合点については、優先交渉権者との協議により決定するものとします。

第１章 第２節 ４ 本事業の範囲（３） 設計範囲
20

液肥貯留槽の設置は本事業の敷地面積約600㎡ に含まれるものでしょうか。また、含まれない場合の液肥貯留槽設置予定場所をご教示く

液肥貯留槽の設置は、本事業の敷地面積約 600 ㎡ に含まれます。

ださい。
第１章 第２節 ５ その他
21

建設予定地に設置されている排水桝を撤去または移設させていただ
くことは可能でしょうか。

協議の対象とします。

第１章 第２節 ５ その他（３） 工事計画
バイオガス発電設備建設予定地の工事車両等の出入りについて、コ22可能です。

ンポストセンター用車両等の妨げにならないように、市道五十川河原

なお、既設事業との具体的な調整については、長井市と優先交渉権者及線より直接建設予定地に出入りする為の仮設出入口の設置は可能でしびコンポストセンター運営管理者の３者による協議の上決定いたします。

ょうか。
要求水準書 資料- 1 本事業箇所
23

建設予定地東側道路の車両通行頻度と車両サイズをご教示ください。

24

第１章 第３節 ３ 環境への配慮（４） 悪臭対策
堆肥貯留棟の換気（ブロワ、換気扇）能力をご教示ください。

建設予定地東側道路は、春、秋を中心にコンポストのバラ売り購入のため、軽トラックや２ｔダンプ車が年間２６０台ほど通行します。その他不定期で場内のホイールローダーが通行します。
長井市が保有している既設設備の完成図書に換気設備の資料がないた
め、提示できません。

長井市が保有している既設設備の完成図書に設備仕様書の資料がないた
第１章 第３節 ３ 環境への配慮（４） 悪臭対策
25

め、提示できません。なお、図面については参加表明者あて別途メールに既設脱臭設備の有効利用を検討したく、設備仕様書（能力のわかるも て送付いたします。の）、図面をご提供頂けますでしょうか。
既設のコンポストセンターは、稼働後 27 年が経過しているため機器設備の耐用年数を超えている状況であることにご留意願います。