令和３年４月報告書（案）

関西電力株式会社□大飯発電所
令和２年度（第４四半期）
原子力規制検査報告書（原子力施設安全及び放射線安全に関するもの）（案）

令和３年４月実用炉監視部門
専門検査部門令和３年４月報告書（案）目 次
１．実施概要 ............................................................................................................................................................ 1
２．運転等の状況 ................................................................................................................................................... 1
３．検査結果 ............................................................................................................................................................ 1
４．検査内容 ............................................................................................................................................................ 3
５．確認資料 ............................................................................................................................................................ 8
別添１ 指摘事項の詳細 .................................................................................................................... 別添 1-1

令和３年４月報告書（案）

１．実施概要（１）事業者名：関西電力株式会社（２）事業所名：大飯発電所（３）検査実施期間：令和３年１月１日〜令和３年３月３１日（４）検査実施者：大飯原子力規制事務所
森園 康弘
岡村 龍樹
近田 啓
河田 拓也
武岡 英二
原子力規制部 検査グループ 実用炉監視部門
小野 達也
久光 仁
原子力規制部 検査グループ 専門検査部門
中田 聡
森田 憲二
杉山 久弥
佐藤 和子
長澤 弘忠
北村 清司
検査補助者：大飯原子力規制事務所
吉田 信也
柿本 均
検査補助者：原子力規制部 検査グループ 専門検査部門
新岡 輝正
２．運転等の状況
号機

出力（万 kW)

１号機

117.5

廃止措置中（使用済燃料ピットに使用済燃料貯蔵中）

２号機

117.5

廃止措置中（使用済燃料ピットに使用済燃料貯蔵中）

３号機

118.0

停止中

４号機

118.0

運転中（１月１７日発電開始）

検査期間中の運転、停止、廃止措置及び建設の状況

３．検査結果検査は、検査対象に対して適切な検査運用ガイド（以下単に「ガイド」という。）を使用して実1

令和３年４月報告書（案）施した。検査対象については、原子力検査官が事前に入手した現状の施設の運用や保安に関する事項、保安活動の状況、リスク情報等を踏まえて選定し、検査を行った。検査においては、事業者の実際の保安活動、社内基準、記録類の確認、関係者への聞き取り等により活動状況を確認した。ガイドは、原子力規制委員会ホームページに掲載されている。
第４四半期の結果は、以下のとおりである。
３．１ 検査指摘事項
重要度及び規制措置が確定した検査指摘事項は、以下のとおりである。
詳細は、別添１参照（１）
件名

大飯発電所３、４号機 不適切なケーブル敷設による火災影響軽減対策の不備

検査運用ガイド

BE0020 火災防護概要

令和２年度第２四半期の原子力規制検査において確認された伊方発電所３号機及び川内原子力発電所２号機の検査指摘事項「不適切なケ
ーブル敷設による火災影響軽減対策の不備」と同様な不備がないか、事業者が大飯発電所３号機及び４号機を対象に水平展開した結果、３号機の９火災区画３３箇所及び４号機の１０火災区画３４箇所において、電線管と１時間の耐火能力を有する隔壁が施工されたケーブルトレイの間で耐火隔壁から露出したケーブルがあることを確認した。

重要度／深刻度

緑／SLⅣ（通知なし）

３．２ 未決事項なし
３．３ 検査継続案件なし
なお、令和２年８月３１日にパフォーマンス劣化を確認した検査継続案件「加圧器スプレ
イライン配管溶接部における有意な指示について」については、令和３年２月２４日の原子力規制委員会において報告したとおり、検査による事実確認等を実施した結果、検査指摘事項に該当しないと判断した。
また、令和２年９月３日及び１２月１０日にパフォーマンス劣化を確認した検査継続案件「供用期間中検査対象の定点サンプリングの適用にあたっての定点の代表性の説明について」については、検査による事実確認等を実施した結果、検査指摘事項に該当しないと判断した。
2令和３年４月報告書（案）

４．検査内容４．１ 日常検査（１）BM0020 定期事業者検査に対する監督
検査項目 定期事業者検査
検査対象１） ４号機 原子炉停止余裕検査
２） ４号機 非常用予備発電装置機能検査
３） ２号機 エリア・プロセスモニタ機能検査
４） ２号機 放射線監視装置機能検査
５） ４号機 総合負荷性能検査（２）BM0100 設計管理
検査項目 設計管理の適切性
検査対象
１） 野外モニタ設備更新工事（３）BM0110 作業管理
検査項目 作業管理
検査対象１） ４号機 クラス１機器供用期間中検査（超音波探傷試験追加検査）（４）BO0010 サーベイランス試験
検査項目 標準的な検査
検査対象
１） ３号機 原子炉補機冷却水系統及び海水系統切替
２） ４号機 恒設代替低圧注入ポンプ起動試験
３） ２号機 Ａディーゼル発電機負荷確認運転
４） ３、４号機 大容量ポンプ定期点検
５） ３、４号機 タンクローリ定期点検
６） ４号機 重大事故等対処設備確認試験
検査項目 全般的な検査
検査対象
１） ３号機 高圧注入ポンプ起動試験
２） ２号機 Ａディーゼル発電機負荷確認運転
３） ４号機 ほう酸ポンプ起動試験
3令和３年４月報告書（案）４） ４号機 原子炉補機冷却水系統及び海水系統切替（５）BO1020 設備の系統構成
検査項目 標準的系統構成
検査対象
１） １、２号機 点検前準備のための所内電源系統切替操作に係る活動
２） １、２号機 点検前準備のための計器用空気系統切替操作に係る活動
３） １、２号機 点検終了後の計器用空気系統切替操作に係る活動
４） ４号機 １次冷却材系統水張り操作に係る活動
５） ４号機 １次冷却材系統漏えい検査のための系統構成に係る活動
６） ４号機 タービン動補助給水ポンプ機能検査のための系統構成に係る活動
７） ４号機 安全注入系統弁開閉試験のための系統構成に係る活動
８） ４号機 原子炉補機冷却水ポンプ及び海水ポンプ切替操作に係る活動（６）BO1030 原子炉起動・停止
検査項目 原子炉起動停止
検査対象
１） ４号機 原子炉の停止操作・起動操作
２） ３号機 原子炉の停止操作・起動操作（準備）（７）BO1040 動作可能性判断及び機能性評価
検査項目 動作可能性判断及び機能性評価
検査対象
１） ４号機 中央制御室非常用循環フィルタユニット
２） ４号機 Ｂ蒸気発生器水位（広域）Ⅱ３） ４号機 加圧器圧力伝送器Ⅰ４） ３号機 Ａ〜Ｄ計装用電源盤５） ３号機 ＡＣ・ＢＤ計装用後備分電盤
６） ４号機 安全保護シーケンス盤Ａ系電源ユニット
７） ３、４号機 ポジショナー開度センサー更新工事
８） ３、４号機 放射線監視装置
９） ４号機 主蒸気系統安全弁
１０） １、２号機 補助建屋クレーン
１１） １号機 Ｂ使用済燃料ピットポンプ
１２） ２号機 エリア・プロセスモニタ
１３） ４号機 Ｂ計器用空気圧縮装置
１４） ４号機 Ａ充てんポンプモータ
4令和３年４月報告書（案）１５） ２号機 放射線監視装置（８）BO0060 燃料体管理（運搬・貯蔵)
検査項目 燃料の運搬等
検査対象
１） ３号機 使用済燃料ピットクレーン点検
２） ４号機 使用済燃料ピットクレーン点検（９）BO1070 運転員能力
検査項目 中央制御室・現場での運転員の活動状況
検査対象
１） ４号機 原子炉起動操作
２） ４号機 原子炉補機冷却水系統及び海水系統切替操作（１０）BE0020 火災防護
検査項目 四半期検査
検査対象
１） 火災影響軽減対策（指摘事項あり）
検査項目 年次検査
検査対象１） 消防検査
２） 消防等訓練（専属消防隊）
３） 火報・火災対応訓練（火災当番者）
４） ３、４号機 火災発生時の体制
５） ３、４号機 火災発生時の教育訓練
６） ３、４号機 火災発生時の資機材の配備
７） 消防総合訓練（専属消防隊・公設消防隊）（１１）BE0060 重大事故等対応要員の能力維持
検査項目 重大事故等発生時に係る力量の維持向上のための教育及び訓練
検査対象
１） ３、４号機 可搬型計測器によるパラメータ計測
検査項目 重大事故等発生時に係る成立性の確認訓練
検査対象
１） ３、４号機 Ｂ充てんポンプ（自己冷却）による代替炉心注水5令和３年４月報告書（案）（１２）BE0090 地震防護
検査項目 地震防護
検査対象
１） 大飯発電所 地震発生時の通報・連絡（１３）BE0100 津波防護
検査項目 津波防護
検査対象
１） 大飯発電所 地震発生時の津波監視
２） 大飯発電所 津波防護設備等の巡視点検（１４）BQ0010 品質マネジメントシステムの運用検査項目 半期検査
検査対象
１） 不具合・懸案事項、コンディションレポート（ＣＲ）の傾向（１５）BQ0040 安全実績指標の検証
検査項目 安全実績指標の検証
検査対象
１） 大飯発電所 安全実績指標の検証（2020 年 1 月から 2020 年 12 月）（１６）BQ0050 事象発生時の初動対応
検査項目 事象発生時の初動対応
検査対象
１） ４号機 中央制御室外原子炉停止盤の圧力指示計の指示不良に係る活動状況（LCO 逸脱発生）
４．２ チーム検査（１）BM1050 供用期間中検査に対する監督
検査項目 供用期間中検査
検査対象
１） ３号機 原子炉本体 原子炉冷却系統施設 計測制御系統施設
クラス１機器供用期間中検査
２） ４号機 原子炉本体 原子炉冷却系統施設 計測制御系統施設
クラス１機器供用期間中検査
３） ４号機 大飯３号機加圧器スプレイ管台亀裂事象に鑑みた大飯４号機における追6令和３年４月報告書（案）加検査（２）BO1070 運転員能力
検査項目 運転責任者認定試験の適切性
検査対象
１） 令和元年度第３回 運転責任者認定試験（３）BE0070 重大事故等対応要員の訓練評価
検査項目 重大事故等発生時に係る訓練
検査対象
１） 成立性の確認訓練（４）BE0080 重大事故等対応訓練のシナリオ評価
検査項目 重大事故等発生時に係る訓練
検査対象
１） 成立性の確認訓練（５）BR0040 空気中放射性物質の管理と低減
検査項目 空気中放射性物質の管理と低減
検査対象
１） ３、４号機 補助建屋負圧維持管理
２） マスクの管理
３） 汚染区域作業の区域管理（６）BR0050 放射性気体・液体廃棄物の管理
検査項目 放射性気体・液体廃棄物の管理
検査対象
１） １、２号機 放射性液体廃棄物放出監視系統
２） 放射性液体廃棄物のサンプリングと分析
３） ３号機 換気排気系（補助建屋）
４） ３号機 放出監視モニタ（3R-21A・B)性能維持管理
５） 敷地境界の線量監視（７）BR0080 放射線環境監視プログラム
検査項目 放射線環境監視プログラム
検査対象
１） 環境モニタリング及び気象観測設備
7令和３年４月報告書（案）２） 環境モニタリング設備更新に伴う並行観測
３） 固体廃棄物庫の管理区域境界測定（８）BR0090 放射線モニタリング設備
検査項目 放射線モニタリング設備
検査対象
１） 物品モニタの汚染判定評価機能の維持
２） 野外モニタ高レンジ検出器（電離箱）の機能維持
３） プロセス放射線モニタ予備品の維持管理の考え方と校正方法
４） 廃止措置に伴う放射線モニタの維持管理
５．確認資料
５．１ 日常検査（１）BM0020 定期事業者検査に対する監督
検査項目 定期事業者検査
検査対象１） ４号機 原子炉停止余裕検査
資料名・ 定期事業者検査要領書、成績書「原子炉停止余裕検査」（O4-17-105）２） ４号機 非常用予備発電装置機能検査
資料名・ 定期事業者検査要領書、成績書「非常用予備発電装置機能検査」（O4-17169）
３） ２号機 エリア・プロセスモニタ機能検査
資料名・ 定期事業者検査要領書、成績書「エリア・プロセスモニタ機能検査」（O2-24-56）
４） ２号機 放射線監視装置機能検査
資料名・ 定期事業者検査要領書、成績書「放射線監視装置機能検査」（O2-24-67）
５） ４号機 総合負荷性能検査
資料名・ 定期事業者検査要領書、成績書「総合負荷性能検査」（O4-17-178）
・ 大飯４号機第１７保全サイクル 総合負荷性能検査 検査体制表（2021 年 2 月 9日）（２）BM0100 設計管理
検査項目 設計管理の適切性
検査対象
8令和３年４月報告書（案）１） 野外モニタ設備更新工事
資料名
・ 大飯発電所 野外モニタポスト更新に係る基本（方針）概要について（平成 29 年 11
月 14 日）・ 大飯発電所 野外モニタリング設備の更新計画について（平成 30 年 11 月 7 日）
・ 大飯発電所 野外モニタ更新工事およびそれに伴う除却工事の実施について（2019年 12 月 25 日）
・ 大飯発電所 野外モニタ更新工事およびそれに伴う除却工事の実施について（2019年 12 月 26 日）
・ 大飯発電所 野外モニタ設備更新に係る打合せ議事録について（2020 年 2 月 28日）
・ 調達管理／施工管理確認シート 大飯発電所野外設備購入（2020 年 3 月 4 日）
・ 大飯発電所 野外モニタ更新工事のうち野外モニタ設備購入 購入仕様書（2020年 1 月 9 日）
・ コメント処理表 シーケンス図・盤内結線図（展開接続図）（2020 年 11 月 10 日）
・ 御承認申請図 シーケンス図・盤内結線図（展開接続図）（2020 年 11 月 5 日）
・ 御決定図 シーケンス図・盤内結線図（展開接続図）（2020 年 11 月 12 日）
・ 御立会い検査申請書 野外モニタ更新工事のうち野外モニタ購入（2020 年 11 月
10 日）
・ 立会検査チェックシート 大飯発電所野外モニタ設備（2020 年 11 月 19 日）
・ 野外モニタ更新工事のうち野外モニタ設備購入 試験・検査要領書（総合編、工場）（2020 年 11 月 12 日）
・ 野外モニタ更新工事のうち野外モニタ設備購入 試験・検査要領書（現地）（2020年 11 月 12 日）
・ 野外モニタ更新工事のうち野外モニタ設備購入 試験・検査要領書（無線装置移設）（2020 年 11 月 19 日）
・ 大飯発電所 野外モニタ設備更新工事のうち野外モニタ設備購入 作業計画書（１分冊）新局舎据付（地質調査・基礎・据付等）（2020 年 3 月 31 日）
・ 大飯発電所 野外モニタ設備更新工事のうち野外モニタ設備購入 作業計画書（２分冊）無線設備（１／２）パンザマスト設置（2020 年 6 月 17 日）
・ 大飯発電所 野外モニタ設備更新工事のうち野外モニタ設備購入 作業計画書（３分冊）無線設備（２／２）移設・調整試験（2020 年 10 月 28 日）
・ 大飯発電所 野外モニタ設備更新工事のうち野外モニタ設備購入 作業計画書（４分冊）光ケーブル新規布設（2020 年 9 月 23 日）
・ 大飯発電所 野外モニタ設備更新工事のうち野外モニタ設備購入 作業計画書（５分冊）新局舎光ケーブル移設延長切替（2020 年 10 月 28 日）
・ 大飯発電所 野外モニタ設備更新工事のうち野外モニタ設備購入 作業計画書
9令和３年４月報告書（案）（６分冊）電線管・ケーブル布設（2020 年 11 月 2 日）
・ 大飯発電所 野外モニタ設備更新工事のうち野外モニタ設備購入 作業計画書（７分冊）Ａ中央Ｂ中央１Ａメタクラ室監視盤他搬入据付（2020 年 11 月 13 日）
・ 大飯発電所 野外モニタ設備更新工事のうち野外モニタ設備購入 作業計画書（８分冊）新局舎監視盤・分電盤他据付（2020 年 11 月 5 日）
・ 大飯発電所 野外モニタ設備更新工事のうち野外モニタ設備購入 作業計画書（１０分冊）中央模擬装置盤（仮設監視盤）動作確認（2020 年 11 月 18 日）
・ 大飯発電所 野外モニタ設備更新工事のうち野外モニタ設備購入 作業計画書（１１分冊）中央監視盤調整試験（2020 年 11 月 26 日）（３）BM0110 作業管理
検査項目 作業管理
検査対象１） ４号機 クラス１機器供用期間中検査（超音波探傷試験追加検査）
資料名・ 定期事業者検査要領書、成績書「クラス１機器供用期間中検査」（O4-17-101a）（４）BO0010 サーベイランス試験
検査項目 標準的な検査
検査対象
１） ３号機 原子炉補機冷却水系統及び海水系統切替操作
資料名・ 原子炉補機冷却水系統および海水系統切替（３ｕ−定期（保）−ｒ−（２））２） ４号機 恒設代替低圧注入ポンプ起動試験
資料名・ 恒設代替低圧注入ポンプ起動試験(４ｕ−定期（保）−Ｒ−１１)
３） ２号機 Ａディーゼル発電機負荷確認運転
資料名
・ A ディーゼル発電機負荷確認運転（２ｕ−定内−Ｉ−Ａ−２）４） ３、４号機 大容量ポンプ定期点検
資料名・ 重大事故対応設備定期点検手順書「大容量ポンプ」（2021 年 3 月 2 日）・ 安全作業確認書兼安全作業指示書「大容量ポンプ点検他」（2021 年 3 月 2 日）５） ３、４号機 タンクローリ定期点検
資料名・ 重大事故対応設備定期点検手順書「タンクローリ」（202１年 3 月 3 日）・ 安全作業確認書兼安全作業指示書「タンクローリ点検他」（202１年 3 月 3 日）
10

令和３年４月報告書（案）６） ４号機 重大事故等対処設備確認試験
資料名・ 重大事故等対処設備確認試験（４ｕ−定期（保）−Ｉ−Ａ−１）
検査項目 全般的な検査
検査対象
１） ３号機 高圧注入ポンプ起動試験
資料名・ 高圧注入ポンプ起動試験(３ｕ−定期（保）−Ｒ−７)２） ２号機 Ａディーゼル発電機負荷確認運転
資料名
・ Ａディーゼル発電機負荷確認運転（２ｕ−定内−Ｉ−Ａ−２）
３） ４号機 ほう酸ポンプ起動試験
資料名・ ほう酸ポンプ起動試験（４ｕ−定期（保）−Ｒ−３）４） ４号機 原子炉補機冷却水系統及び海水系統切替
資料名
・ 原子炉補機冷却水系統および海水系統切替（４ｕ−定期（保）−ｒ−１−（２））（５）BO1020 設備の系統構成
検査項目 標準的系統構成
検査対象
１） １、２号機 点検前準備のための所内電源系統切替操作に係る活動
資料名・ 大飯発電所１、２号機操作指令書「起変点検に伴う所内電源切替（起変→所変）」（2021 年 1 月 11 日点検前準備）
２） １、２号機 点検前準備のための計器用空気系統切替操作に係る活動
資料名・ 大飯発電所１・２号機運転操作所則「１u−定内−Ｂー供用−１ 計器用空気圧
縮機定期切替」（2021 年 1 月 12 日点検前準備）
３） １、２号機 点検終了後の計器用空気系統切替操作に係る活動
資料名・ 大飯発電所１・２号機運転操作所則「１u−定内−Ｂー供用−１ 計器用空気圧
縮機定期切替」（2021 年 1 月 26 日点検終了後）
４） ４号機 １次冷却材系統水張り操作に係る活動
資料名・ 原子炉冷却系統水張り「真空ベンティング装置」（４ｕ−Ⅲ−Ｒ−７）11令和３年４月報告書（案）・ １次冷却材系統図（１−１−１−２）５） ４号機 １次冷却材系統漏えい検査のための系統構成に係る活動
資料名・ 定期事業者検査要領書「クラス１機器供用期間中検査」（O4-17-101）
・ 大飯発電所４号機一括作業用補助札掲示箇所明細書「ＲＣＳ漏えい検査」（202１年１月１１日）
６） ４号機 タービン動補助給水ポンプ機能検査のための系統構成に係る活動
資料名・ 定期事業者検査要領書「補助給水系機能検査」（O4-17-130）・ 補助給水系統図（１−２−２）
７） ４号機 安全注入系統弁開閉試験のための系統構成に係る活動
資料名・ 安全注入系統弁開閉試験手順書（４ｕ−定期−Ｒ−０２）
・ 大飯発電所４号機巡視点検表（安全防護系重点設備点検表、保安管理点検表）
８） ４号機 原子炉補機冷却水ポンプ及び海水ポンプ切替操作に係る活動
資料名・ 原子炉補機冷却水系統および海水系統切替（４ｕ−定期（保）−ｒ−１−（２））
・ 原子炉補機冷却海水系統図（１−４−２−１）（６）BO1030 原子炉起動・停止
検査項目 原子炉起動停止
検査対象
１) ４号機 原子炉の停止操作・起動操作
資料名・ 原子炉停止チェックシート「出力運転状態からモード３まで」（４ｕ−Ⅱ−１０）
・ 原子炉停止チェックシート「モード３からモード５まで」（４ｕ−Ⅱ−１１）・ 大飯発電所事故時操作所則（第２部）「運転停止中余熱除去機能喪失」
・ 業務連絡「大飯４号１７定検の計画工程における確率的リスク評価結果について」（2020 年 10 月 23 日）
・ ＡＬＡＲＡ委員会議事録「大飯４号機第１７回定検における目標線量」（2020 年 10月 27 日）・ 定期事業者検査要領書、成績書「燃料取扱装置機能検査」（O3-18-106）
・ 大飯４号機第１７回定検 燃料取出実施計画について（2020 年 10 月 23 日）
・ 大飯４号機第１７回定検 燃料取出作業手順書（2020 年 10 月 23 日）
・ 大飯４−１７定検工事原子炉保護制御装置定期点検工事ループ試験成績書（L403/L404、2020 年 11 月 06 日）
12令和３年４月報告書（案）・ モード１→２移行前チェックシート（４u-Ⅱ-２(１)、2020 年 11 月 3 日)
・ モード２→３移行前チェックシート（４u-Ⅱ-２(２)、2020 年 11 月 3 日)
・ モード３→４移行前チェックシート（４u-Ⅱ-２(３)、2020 年 11 月 3 日)
・ モード４→５移行前チェックシート（４u-Ⅱ-２(４)、2020 年 11 月 4 日)・ 原子炉起動チェックシート「モード５からモード３まで」（４ｕ−Ⅱ−４）
・ 原子炉起動チェックシート「モード３から出力運転状態まで」（４ｕ−Ⅱ−５）
・ 大飯４号機第１７回定検 燃料装荷実施計画について（202１年 1 月 4 日）
・ 大飯４号機第１７回定検 燃料装荷作業手順書（2021 年 1 月 4 日）
・ モード５→４移行前チェックシート（４ｕ−Ⅱ−２(８)、202１年 1 月 12 日)
・ モード４→３移行前チェックシート（４ｕ−Ⅱ−２(９)、202１年 1 月 13 日)
・ モード３→２移行前チェックシート（４ｕ−Ⅱ−２(１０)、202１年 1 月 15 日)
・ モード２→１移行前チェックシート（４ｕ−Ⅱ−２(１１)、202１年 1 月 17 日)
２) ３号機 原子炉の停止操作・起動操作（準備）
資料名・ 定期事業者検査要領書「燃料集合体炉内配置検査」（O3-18-104）
・ 大飯３号機第１８回定検 燃料装荷実施計画について（2020 年 9 月 2 日）
（７）BO1040 動作可能性判断及び機能性評価
検査項目 動作可能性判断及び機能性評価
検査対象
１） ４号機 中央制御室非常用循環フィルタユニット
資料名・ 不具合・懸案票（中央制御室非常用循環フィルタユニットよう素フィルタ性能低下）（2020 年 11 月 29 日）
・ 大飯発電所第４号機第１７回定検 よう素フィルタ経年変化調査工事報告書兼定期点検工事記録
２） ４号機 Ｂ蒸気発生器水位（広域）Ⅱ
資料名
・ ４号機第１７回定検 伝送器試験成績書（Ｂ蒸気発生器水位（広域）Ⅱ）（2020年 12 月 7 日）
・ プロセス計装計器精度算出根拠（平成 24 年 8 月 3 日）
・ 大飯３、４号機 ＳＡ対応計測装置の設計レンジ及び要求精度について（2017 年 6月）３） ４号機 加圧器圧力伝送器Ⅰ
資料名
・ ４号機第１７回定検 伝送器試験成績書（加圧器圧力Ⅰ）（2020 年 12 月 1 日）
・ プロセス計装計器精度算出根拠（平成 24 年 8 月 3 日）
13

令和３年４月報告書（案）・ 大飯３、４号機 ＳＡ対応計測装置の設計レンジ及び要求精度について（2017 年 6月）４） ３号機 Ａ〜Ｄ計装用電源盤
資料名
・ 大飯発電所３号機 総括報告書兼定期点検工事記録（第１７回発電機他主要
電気設備定期点検工事の内計器用電源定期点検工事）（2019 年 6 月 14 日）
・ 大飯発電所３号機 総括報告書兼定期点検工事記録（第１８回発電機他主要
電気設備定期点検工事の内計器用電源定期点検工事）（2020 年 9 月 1 日）
・ 大飯発電所３号機 安全系計器用電源取替工事用安全系計器用電源購入 ３
Ａ〜３Ｄ計装用電源 ３ＡＣ、３ＢＤ計装用後備電源 取扱説明書（2011 年 10 月
7 日）５） ３号機 ＡＣ・ＢＤ計装用後備分電盤
資料名
・ 大飯発電所３号機 総括報告書兼定期点検工事記録（第１７回発電機他主要
電気設備定期点検工事の内計器用電源定期点検工事）（2019 年 6 月 14 日）
・ 大飯発電所３号機 総括報告書兼定期点検工事記録（第１８回発電機他主要
電気設備定期点検工事の内計器用電源定期点検工事）（2020 年 9 月 1 日）
・ 大飯発電所３号機 安全系計器用電源取替工事用安全系計器用電源購入 ３
Ａ〜３Ｄ計装用電源 ３ＡＣ、３ＢＤ計装用後備電源 取扱説明書（2011 年 10 月
7 日）
６） ４号機 安全保護シーケンス盤Ａ系電源ユニット
資料名・ 不具合・懸案票（安全保護シーケンス盤Ａ系電源ユニット不良）（2021 年 1 月 17日）
・ 点検計画（４安全保護シーケンス盤（トレンＡ）グループ２）
・ 大飯発電所第４号機装置ロジック図電源分割図（ＹＧ93 改 1）
・ 大飯４号機 安全保護シーケンス盤注意警報発信について（発生日時 2021 年 1
月 17 日）７） ３、４号機 ポジショナー開度センサー更新工事
資料名・ 大飯３、４号機 アズビル製ポジショナー開度センサーの更新について（2020 年 3 月
13 日）８） ３、４号機 放射線監視装置
資料名
・ 大飯発電所１/２/３/４号機別冊作業実施要領書 工事件名：放射線監視装置
定期点検工事（2020 年 5 月 12 日）・ 関西電力株式会社殿 大飯発電所３号機 R-5 指示変動事象について（2020 年
14令和３年４月報告書（案）4 月 28 日）
・ 大飯発電所３号第１７回定期点検工事 放射線監視装置定期点検工事（2019年 7 月 23 日）
・ 大飯発電４号第１６回定期点検工事 放射線監視装置定期点検工事（2019 年
10 月 9 日）他
９） ４号機 主蒸気系統安全弁
資料名・ ４号機 定期事業者検査要領書、成績書「主蒸気安全弁機能検査」（O4-17118）
・ 大飯発電所第４号機第１７回 ２次系安全弁定期点検工事総括報告書（2021
年 2 月 25 日）
１０） １、２号機 補助建屋クレーン
資料名・ 大飯発電所第１号機補助建屋クレーン点検工事総括報告書（2021 年 2 月 22 日）
・ 安全作業確認書兼安全作業指示書「１号機補助建屋クレーン法定点検工事」（2021 年 1 月 8 日）
１１） １号機 Ｂ使用済燃料ピットポンプ
資料名・ 大飯発電所第１号機１次系ポンプ点検工事総括報告書（2021 年 2 月 22 日）
・ 安全作業確認書兼安全作業指示書「１号機使用済燃料ピットポンプ点検工事」（2021 年 2 月 19 日）
１２） ２号機 エリア・プロセスモニタ
資料名・ 大飯発電所第２号機エリア・プロセスモニタ機能検査要領書、成績書（O2-24-56）
・ 安全作業確認書兼安全作業指示書「２号機エリア・プロセスモニタ点検工事」（2021 年１月１４日）
１３） ４号機 Ｂ計器用空気圧縮装置
資料名・ 不具合・懸案票（B-計装用空気圧縮装置軸受け部について）（2021 年 2 月 15 日）
１４） ４号機 Ａ充てんポンプモータ
資料名・ 保修業務ガイド（2020 年 12 月 8 日）
・ ４Ａ−充てんポンプモータ部分放電試験結果（2020 年 12 月 10 日）
・ 大飯４号機第１７回定期点検工事のうち１次系大型モータ定検の所見考察に係るご質問への回答（2021 年 1 月 28 日）
１５） ２号機 放射線監視装置
資料名15令和３年４月報告書（案）・ 大飯発電所第２号機放射線監視装置機能検査要領書、成績書（O2-24-67）
・ 大飯発電所２号機放射線監視装置月例点検記録（2021 年１月 14 日）（８）BO0060 燃料体管理（運搬・貯蔵)
検査項目 燃料の運搬等
検査対象
１） ３号機 使用済燃料ピットクレーン点検
資料名・ 大飯発電所第３号機使用済燃料ピットクレーン点検工事総括報告書（2021 年 2
月 26 日）・ 安全作業確認書兼安全作業指示書「３号使用済燃料ピットクレーン法定点検工事」（2021 年１月 15 日）
２） ４号機 使用済燃料ピットクレーン点検
資料名・ 大飯発電所第４号機使用済燃料ピットクレーン点検工事総括報告書（2021 年 3
月 5 日）
・ 安全作業確認書兼安全作業指示書「４号使用済燃料ピットクレーン法定点検工事」（2021 年 2 月 5 日）
（９）BO1070 運転員能力
検査項目 中央制御室・現場での運転員の活動状況
検査対象
１） ４号機 原子炉起動操作
資料名・ 原子炉起動チェックシート「モード３から出力運転状態まで」（４ｕ−Ⅱ−５）
・ 発電室勤務表（2021 年１月分）
・ 運転員力量管理表（2021 年１月分）
２） ４号機 原子炉補機冷却水系統及び海水系統切替操作
資料名・ 原子炉補機冷却水系統および海水系統切替（４ｕ−定期（保）−ｒ−１−(２)）
・ 運転員力量管理表（202１年 2 月分）（１０）BE0020 火災防護
検査項目 四半期検査
検査対象
１） 火災影響軽減対策（指摘事項あり）
資料名16

令和３年４月報告書（案）・ 未然防止処置カード（不適切なケーブル敷設による火災影響軽減対策の不備について）（登録番号：2020-C-36-0）
・ 大飯発電所３．４号機 作業計画書（SK シート修繕工事）（作成日：2020 年 12月 18 日、文書番号：034-20-電 A-A0423-D）
・ CAP スクリーニング会議議事録（2020 年 12 月 11 日、2020 年 12 月 12 日、2020
年 12 月 25 日）
・ CAP 会議議事録（2020 年 12 月 12 日、2020 年 12 月 25 日、2021 年 3 月）
・ 不具合・懸案票（３号機）（ＳＫシート露出ケーブルへの対応について）（2021 年 1 月
7 日）
・ 不具合・懸案票（４号機）（ＳＫシート露出ケーブルへの対応について）（2020 年 12月 16 日）・ 大飯３、４号機 露出ケーブルの調査結果
検査項目 年次検査
検査対象１） 消防検査
資料名
・ 大飯発電所 防火管理所達（2019 年 12 月 11 日）
２） 消防等訓練（専属消防隊）
資料名
・ ２０２０年度 大飯発電所消防業務他 教育訓練計画表（月間）/実績報告書（月間）９月・ ２０２０年度 大飯発電所消防業務他 教育訓練計画表（月間）/実績報告書（月間）１０月・ ２０２０年度 大飯発電所消防業務他 教育訓練計画表（月間）/実績報告書（月間）１１月・ ２０２０年度 大飯発電所消防業務他 教育訓練計画表（月間）/実績報告書（月間）1 月３） 火報・火災対応訓練（火災当番者）
資料名
・ 火災報知器作動連絡について（2020 年 11 月 4 日）
・ 火災当番者を対象とした火報・火災対応訓練の実施について（2020 年 10 月 20日）
・ 火災対応教育資料（2020 年 5 月 23 日）
・ 火報・火災対応訓練（訓練評価シート）（2020 年 10 月分・11 月分）
４） ３、４号機 火災発生時の体制
資料名17令和３年４月報告書（案）・ 大飯発電所 火災防護計画（平成 30 年 6 月 21 日）
・ 大飯発電所 2019 年度原子炉保安規定に基づく定期的な評価（火災発生時の体制の整備）の実施結果、2019 年度防火管理教育・訓練計画の実施計画の策定について（2020 年 6 月 3 日）５） ３、４号機 火災発生時の教育訓練
資料名・ 大飯発電所消防訓練マニュアル（平成 30 年 7 月 25 日）
・ 訓練後ブリーフ議事録（8 月分、9 月分）
６） ３、４号機 火災発生時の資機材の配備
資料名
・ 大飯発電所 防火管理所達（2019 年 12 月 11 日）
・ 大飯発電所 現場資機材管理所則（2019 年 12 月 12 日）
７） 消防総合訓練（専属消防隊・公設消防隊）
・ ２０２０年度大飯発電所 消防総合訓練実施計画概要（2021 年 1 月 27 日）
・ ２０２０年度 大飯発電所 消防総合訓練気づき事項
・ 大飯発電所 消防総合訓練反省会（2021 年 2 月 10 日)
・ 情報付与カード（2021 年 2 月 8 日)
（１１）BE0060 重大事故等対応要員の能力維持
検査項目 重大事故等発生時に係る力量の維持向上のための教育及び訓練
検査対象
１） ３、４号機 可搬型計測器によるパラメータ計測
資料名・ 重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する所達（2020年 11 月 27 日）
・ ＣＲ情報（炉内温度監視盤他改良工事に伴う所達改正漏れについて）（2021 年 2
月 26 日）検査項目 重大事故等発生時に係る成立性の確認訓練
検査対象
１） ３、４号機 Ｂ充てんポンプ（自己冷却）による代替炉心注水
資料名
・ 重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する所達（2020年 11 月 27 日）（１２）BE0090 地震防護
検査項目 地震防護
検査対象
18

令和３年４月報告書（案）１） 大飯発電所 地震発生時の通報、連絡
資料名
・ 大飯発電所 地震発生時に伴う運転状況について（第１報 2021 年 2 月 13 日）（１３）BE0100 津波防護
検査項目 津波防護
検査対象
１） 大飯発電所 地震発生時の津波監視
資料名・ 大飯発電所 地震発生時に伴う運転状況について（第１報 2021 年 2 月 13 日）
２） 大飯発電所 津波防護設備等の巡視点検
資料名・ 大飯発電所巡視点検結果（土木建築課津波防護設備等 2021 年 2 月分）（１４）BQ0010 品質マネジメントシステムの運用検査項目 半期検査
検査対象
１） 不具合・懸案事項、コンディションレポート（ＣＲ）の傾向
資料名
・ 不具合・懸案票（令和 2 年 4 月〜令和 3 年 3 月）
・ ＣＲ情報（令和 2 年 4 月〜令和 3 年 3 月）
・ 大飯発電所２０２０年度発電所レビュー結果（2021 年 2 月 24 日）
・ 品質マネジメントシステムに係る発電所レビュー他運営所達（2020 年 4 月 23 日）
・ 安全文化要綱（2020 年 10 月 26 日）
・ 第１９回マネジメントレビューのアウトプットについて（2020 年 3 月 25 日）（１５）BQ0040 安全実績指標の検証
検査項目 安全実績指標の検証
検査対象
１) 大飯発電所 安全実績指標の検証（2020 年 1 月から 2020 年 12 月）
資料名・ 不適合・懸案事項一覧表(2020 年 1 月〜12 月分）
・ 保守運営状況連絡書(2020 年 1 月〜12 月分）
・ 当直課長引継簿(2020 年 1 月〜12 月分）
・ 記録計チャート（2020 年 1 月〜12 月分）
・ 保全活動管理指標スクリーニング結果報告書(2020 年 1 月〜12 月分）
・ プラント計算機ログシート(2020 年 1 月〜12 月分）
19

令和３年４月報告書（案）・ 水質管理記録(2020 年 1 月〜12 月分）
・ 放射性気体廃棄物月間推移表（2020 年 1 月〜12 月分）
・ 放射性液体廃棄物核種別月間推移表(2020 年 1 月〜12 月分）
・ 放射線業務従事者の線量報告書（線量記録台帳）(2020 年 1 月〜12 月分）
・ ５年間線量一覧表(2020 年 1 月〜12 月分）
・ 保安規定に定めるＳＡ訓練等の完了報告について(第３サイクル 2019 年 9 月 8 日〜2020 年 9 月 7 日）
（１６）BQ0050 事象発生時の初動対応
検査項目 事象発生時の初動対応
検査対象
１） ４号機 中央制御室外原子炉停止盤の圧力指示計の指示不良に係る活動状況（LCO 逸脱発生）
資料名・ 大飯発電所４号機 中央制御室外原子炉停止盤における計器指示不良について（2021 年 2 月 8 日）
・ 大飯発電所４号機 中央制御室外原子炉停止盤における計器指示不良について（第 2 報）（2021 年 2 月 8 日）
・ 大飯４号機 原子炉保護系ブロック図加圧器圧力（Ⅰ、Ⅱ）（平成 26 年 2 月 21日）
・ ４号機 中央制御室外原子炉停止盤計器指示値確認試験（４u−定期(保)−R−１０）（2021 年 2 月 8 日）
・ ４号機第１７回定検 アナログ出力試験成績書 加圧器圧力（2020 年 11 月 23日）
・ 第４号機第１７保全サイクル定期事業者検査要領書、成績書 安全保護系設定
値確認検査（２／２）［計装編］（Ｏ４−１７−１３８）
・ 第４号機第１７保全サイクル定期事業者検査要領書、成績書 安全保護系設定
値確認検査（２／２）［計装編］（Ｏ４−１７−１３８a）・ 大飯４号機 加圧器圧力（４ＰＩ−４５１Ｅ）指示計点検工程表（2021 年 2 月 8 日）
・ 大飯４号機 加圧器圧力計（ＰＩ−４５１Ｅ）指示高め要因ＦＴ図（2021 年 2 月 8 日）
５．２ チーム検査（１）BM1050 供用期間中検査に対する監督
検査項目 供用期間中検査
検査対象
１） ３号機 原子炉本体 原子炉冷却系統施設 計測制御系統施設
クラス１機器供用期間中検査20令和３年４月報告書（案）

資料名・ 定期事業者検査要領書、成績書「クラス１機器供用期間中検査」（O3-18-101、
O3-18-101a、O3-18-101b）
・ 大飯発電所３，４号機 供用期間中検査における定点選定の考え方について
２） ４号機 原子炉本体 原子炉冷却系統施設 計測制御系統施設
クラス１機器供用期間中検査
資料名・ 定期事業者検査要領書、成績書「クラス１機器供用期間中検査」（O4-17-101、
O4-17-101a）
・ 大飯発電所３，４号機 供用期間中検査における定点選定の考え方について
３） ４号機 大飯３号機加圧器スプレイ管台亀裂事象に鑑みた大飯４号機における追加検査
資料名・ 大飯発電所３号機 加圧器スプレイライン配管の溶接部に係る有意な指示に係る対応を踏まえた大飯４号機 超音波探傷検査について（２）BO1070 運転員能力
検査項目 運転責任者認定試験の適切性
検査対象
１） 令和元年度第３回 運転責任者認定試験
資料名・ 令和元年度第３回 運転責任者筆記試験問題
・ 令和元年度第３回 運転責任者口答試験問題（運転員の統督に関すること）
・ 令和元年度第３回 運転実技試験結果及び同明細書
・ 令和元年度第３回 運転責任者講習レポート課題
・ 令和元年度第３回 運転責任者試験結果（BWR・PWR）（３）BE0070 重大事故等対応要員の訓練評価
検査項目 重大事故等発生時に係る訓練
検査対象
１）成立性の確認訓練
資料名・ 重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する所達（2020年 11 月 27 日 17 次改正）
・ 大飯３号炉および４号炉 現場シーケンス訓練による成立性確認について
・ シーケンス訓練におけるトラブル一覧
・ 大飯発電所３、４号機の現場シーケンス訓練の実施結果について（第３サイクル
21令和３年４月報告書（案）2019 年 9 月 8 日〜2020 年 9 月 7 日）
・ 大飯３、４号炉 現場シーケンス訓練による成立性確認について
・ 大飯発電所 ３号炉および４号炉の現場シーケンス訓練の実施について（第４サイク
ル）
・ 大飯発電所３、４号炉 設置許可添付書類十・ 大飯発電所 重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する所達（17 次）の改正について・ 常設、可搬型機器に関連するコンディションレポート一覧
・ 設置許可、保安規定認可時に使用した、重大事故等訓練関連の補足説明資料（最終版）
・ 訓練対象者に付与する情報
・ 大飯発電所３、４号機の現場シーケンス訓練の実施結果について（第４サイクル
2020 年 9 月 8 日〜2021 年 9 月 7 日）
・ ２０１９年大飯発電所原子炉施設保安規定に基づく SA 所達、LA 所達および SBO
所達の定期的な評価および改善結果の報告について
・ ２０２０年大飯発電所原子炉施設保安規定に基づく SA 所達、LA 所達および SBO
所達の定期的な評価および改善結果の報告について（４）BE0080 重大事故等対応訓練のシナリオ評価
検査項目 重大事故等発生時に係る訓練
検査対象
１） 成立性の確認訓練
資料名・ 重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する所達（2020年 11 月 27 日 17 次改正）
・ 大飯３号炉および４号炉 現場シーケンス訓練による成立性確認について
・ シーケンス訓練におけるトラブル一覧
・ 大飯発電所３、４号機の現場シーケンス訓練の実施結果について（第３サイクル
2019 年 9 月 8 日〜2020 年 9 月 7 日）
・ 大飯３、４号炉 現場シーケンス訓練による成立性確認について
・ 大飯発電所 ３号炉および４号炉の現場シーケンス訓練の実施について（第４サイク
ル）
・ 大飯発電所３、４号炉 設置許可添付書類十・ 大飯発電所 重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する所達（17 次）の改正について・ 常設、可搬型機器に関連するコンディションレポート一覧
・ 設置許可、保安規定認可時に使用した、重大事故等訓練関連の補足説明資料22令和３年４月報告書（案）（最終版）（５）BR0040 空気中放射性物質の管理と低減
検査項目 空気中放射性物質の管理と低減
検査対象
１） ３、４号機 補助建屋負圧維持管理
資料名・ 大飯発電所３・４号機警報時操作所則(2020 年 12 月 18 日 18 次改正)
・ 大飯４号機 換気空調設備定期点検に伴う作業制限について(2020 原-第180 号)
２） マスクの管理
資料名・ マスク性能試験装置 日報データ(2021 年 1 月 25 日)
・ 放射線作業計画書（A）4 号機 原子炉容器定期点検工事(2020 年 10 月 26 日
〜2021 年 1 月 22 日)
３） 汚染区域作業の区域管理
資料名・ 管理区域内除染洗濯委託業務受託計画書(2020 年度)（６）BR0050 放射性気体・液体廃棄物の管理
検査項目 放射性気体・液体廃棄物の管理
検査対象
１） １、２号機 放射性液体廃棄物放出監視系統
資料名・ 系統図 1.1-8-2 １、２号機 廃棄物処理系統（液固体）(改訂 H29 年 12 月 5 日)
・ 大飯１号機 廃棄物処理設備計測制御装置点検工事 12R-18 出口流量伝送器(2017 年 10 月 5 日〜2017 年 10 月 5 日)・ 関西電力株式会社 大飯発電所第１号機第２４保全サイクル定期事業者検査成績書(O1-24-303p)
・ 自主検査要領書関西電力株式会社 大飯発電所第１号機第２４保全サイクル定期事業者検査要領書(O1-24-303p)２） 放射性液体廃棄物のサンプリングと分析
資料名・ 液体廃棄物放出量比例計算書(2020 年 12 月分 WMOT)・ 大飯発電所１、２号機 γ 線核種分析結果報告書(伝票番号 2020-12-015)
・ １、２号機放射性液体廃棄物処理伝票(申請票 No. 2020-12-15)・ 大飯発電所 放射線管理業務所則(2020 年 7 月 29 日 94 次改正)
23

令和３年４月報告書（案）３） ３号機 換気排気系（補助建屋）
資料名・ 関西電力（株）大飯発電所第３号機第１７回 換気空調設備定期点検工事総括報告書兼定期点検工事記録(2019 年 7 月 19 日作成)
・ 系統図３号機 1,6-10-1 放射線監視設備空気サンプリング系統図（C/V 及び排気筒モニタ関係系統）
４） ３号機 放出監視モニタ（3R-21A・B)性能維持管理
資料名・ 大飯３号機第１７回プロセスモニタ検出器定期点検工事 3R-21A 密封線源校正
試験成績書(2020.9.2)
・ 放出放射能管理に係る排気筒モニタバックグラウンド（BG)測定結果 運転開始時
期：2020 年 9 月 3 日 18 時〜適用開始（3R-21A）
・ １〜４共用大飯発電所 放射線監視装置プロセスモニタ線源校正定数一覧表（型式データ）(2004 年 1 月 21 日作成日付)
・ 関西電力株式会社大飯発電所第３号機第１８保全サイクル定期事業者検査要領書(03-18-314)
５） 敷地境界の線量監視
資料名・ 系統図１、２号機 1,6-38-2 保修点検建屋廃液処理設備系統（その２）(H26 年
8 月 6 日改訂)
・ 系統図１、２号機 3,1-35-1 保修点検建屋機器配置平面図(H30 年 1 月 22 日
改訂)・ 大飯発電所 保修点検建屋管理区域内線量当量率分布記録②EL4.4m (2021
年 1 月 4 日)
・ 大飯１・２号機管理区域境界集積線量測定記録(2021 年 1 月 21 日)（７）BR0080 放射線環境監視プログラム
検査項目 放射線環境監視プログラム
検査対象
１） 環境モニタリング及び気象観測設備
資料名・ 原子力発電所周辺環境放射能測定結果報告書ガンマー線スペクトロメトリー法浮遊じん(2020 年 12 月 8 日決済)
・ 環境放射線(能）モニタリング業務所則(平成 17 年 7 月 20 日制定 2020 年 5 月 8
日 17 次改正)
・ 関西電力（株）大飯発電所総括報告書兼定期点検工事記録野外モニタ定期点検工事（2020 年度野外モニタ設備分）(2020 年 11 月 20 日作成)
24

令和３年４月報告書（案）・ 保安教育実施結果（受講実績）報告書(2020 年 2 月 27 日（木）16:00-17:00)
・ ブロック図 気象観測装置 184-339(2015 年 12 月 18 日)・ 系統図 気象観測装置 182-061(2010 年 7 月 16 日)
２） 環境モニタリング設備更新に伴う並行観測
資料名・ 大飯発電所 野外モニタ設備の運用開始について(K20-0855F K-00)
・ 原子力発電所周辺の環境放射能調査 2020 年（令和 2 年）度第 2 四半期報告書(ISSN0285-9424 FERC 第 53 巻 2 号)
・ 大飯発電所野外モニタ更新の並行観測結果
・ 大飯発電所野外モニタ設備更新に伴う設置場所の変更
・ 大飯発電所野外モニタ装置取替工事の実施について(2020 年 11 月 20 日)
３） 固体廃棄物庫の管理区域境界測定
資料名・ ２０２１年３月放射線（能）測定記録チェックシート
・ A、B、C 廃棄物庫点検記録表(2021 年 2 月 25 日 9 時)
・ 廃棄物庫、S/G 保管庫、管理区域境界集積線量測定記録(2021 年 2 月 25 日)（８）BR0090 放射線モニタリング設備
検査項目 放射線モニタリング設備
検査対象
１） 物品モニタの汚染判定評価機能の維持
資料名・ 大飯発電所放射線（能）測定装置速報 3,4 号機大物物品搬出モニタ 1 台（3 号機側）の点検結果について(点検日 2021 年 1 月 27 日〜28 日)
・ 検出感度測定データ ３、４U 物品特出モニタ(2020 年 6 月 16 日)
２） 野外モニタ高レンジ検出器（電離箱）の機能維持
資料名・ 大飯３号機 定期事業者検査結果報告書 野外モニタ機能検査（03-18-302)
・ 校正証明書 JCSS0061 証明書番号第 17-0461 号 照射線量率標準ガンマ線
源 462CE・ 試験成績書 成績書番号第 17-1172 号 照射線量率標準ガンマ線源 462CE
・ 校正証明書 JCSS0061 証明書番号第 07-0079 号 照射線量率標準ガンマ線
源 462CE・ 試験成績書 成績書番号第 07-0543 号 照射線量率標準ガンマ線源 462CE
３） プロセス放射線モニタ予備品の維持管理の考え方と校正方法
資料名・ 発電所４号機 計-27 保安装置設定票 B(発行 2021 年 1 月 25 日)
25令和３年４月報告書（案）・ ガスモニタ検出器アセンブリ取扱説明書(JENN-MA10007)
・ ガスモニタ検出装置外形図(GS4-D)(JEH11983B)
・ ガスモニタ検出装置外形図(GS5-D)(JEH19984A)
４） 廃止措置に伴う放射線モニタの維持管理
資料名・ 添付書類六 廃止措置期間中に機能を維持すべき発電用原子炉施設及びその性能並びにその性能を維持すべき期間に関する説明書
・ 大飯発電所放射線管理業務所則・ 大飯発電所廃止措置に伴う RMS 警報設定値変更について・ 大飯発電所４号機第１７回定期検査終了に伴う RMS 警報設定値の確認結果について26

令和３年４月報告書（案）

別添１
（１）

指摘事項の詳細

件名

大飯発電所３、４号機 不適切なケーブル敷設による火災影響軽減対策の不備

監視領域（小分類） 原子力施設安全―拡大防止・影響緩和
検査運用ガイド
検査項目
検査対象

ＢＥ００２０ 火災防護
四半期検査
火災影響軽減対策

重要度／深刻度

緑/ＳＬⅣ（通知なし）
関西電力(株)原子力事業本部が、令和２年１１月に大飯発電所に対して、令和２年度第２四半期の原子力規制検査において検査指摘事項とされた伊方発電所３号機及び川内原子力発電所２号機の「不適切なケーブ
ル敷設による火災影響軽減対策の不備」と同様な不備がないか３号機及び４号機において調査するよう水平展開依頼文を発出し指示した。
関西電力(株)原子力事業本部の指示に基づき、大飯発電所が調査した結果、３号機の９火災区画３３箇所及び４号機の１０火災区画３４箇所
において、電線管と１時間の耐火能力を有する隔壁（以下「耐火隔壁」という。）が施工されたケーブルトレイの間で耐火隔壁から露出したケーブル（以下「露出ケーブル」という。）があることを確認した。

指摘事項等の概要確認された露出ケーブルの火災防護対象機器等は、３号機のＡ、Ｂ制
御用空気圧縮機、Ｂほう酸ポンプ、Ｃ、Ｄ原子炉補機冷却水ポンプ、安全系ケーブルＡトレン（低圧、制御、計装）、安全系ケーブルＢトレン（低圧、制御）及び４号機のＡ、Ｂ制御用空気圧縮機、Ｃ、Ｄ原子炉補機冷却水ポン
プ、安全系ケーブルＡ、Ｂトレン（低圧、制御）であった。
大飯発電所３号機及び４号機の工事計画認可申請書の「火災の影響軽減対策」において、「火災防護対象機器等は、想定される火災に対して
１時間の耐火能力を有する隔壁の設置によって、互いに相違する系列間の系統分離を行う設計とする。」と明記されているが、今回確認された露出ケーブルは、いずれも耐火隔壁で系統分離されていなかった。
今回確認された露出ケーブルは、工事計画認可申請書に記載された火別添 1-1

令和３年４月報告書（案）

災の影響軽減対策を満足していないため、「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」（以下「技術基準」という。）第１１条（火災による損傷の防止）第３号に違反していること、また、火災防護対象
機器等に対して耐火隔壁で系統分離する必要があることを理解していれば、露出ケーブルの存在が、火災の影響軽減対策上の不備であることは容易に予測可能であることから、パフォーマンス劣化に該当する。
火災の影響軽減対策を満足していない露出ケーブルを放置した状態では、火災による外的要因に対する防護が不十分であり、また、露出ケーブルが焼損した場合、３号機及び４号機のＡ、Ｂ制御用空気圧縮機等の機能を確保できないおそれがあることから、「原子力施設安全―拡大防止・影響緩和」の監視領域（小分類）の外的要因に対する防護の属性に関連付けられ、その目的に悪影響を及ぼしており、検査指摘事項に該当する。
当該検査指摘事項に対し、「原子力安全に係る重要度評価に関するガイド」の「附属書５ 火災防護に関する安全重要度評価ガイド」基づき評価を行った結果、安全重要度は「緑」と判定する。
また、「原子力規制検査における規制措置に関するガイド」に基づき評価を行った結果、事業者はＣＡＰスクリーニング会議において露出ケーブルに係
る対応等について検討し、その結果をＣＡＰ会議において審議するとともに、
露出ケーブルに対して、耐火隔壁を施工し系統分離したことから、深刻度
は「ＳＬⅣ（通知なし）」と判定する。

関西電力(株)原子力事業本部が、令和２年１１月に大飯発電所に対して、令和２年度第２四半期の原子力規制検査において検査指摘事項とされた伊方発電所３号機及び川内原子力発電所２号機の「不適切なケーブ
ル敷設による火災影響軽減対策の不備」と同様な不備がないか３号機及び４号機において調査するよう水平展開依頼文を発出し指示した。
事象の説明

関西電力(株)原子力事業本部の指示に基づき、大飯発電所が調査した結果、３号機の９火災区画３３箇所及び４号機の１０火災区画３４箇所
において、電線管と耐火隔壁が施工されたケーブルトレイの間で露出ケーブ
ルがあることを確認した。
確認された露出ケーブルの火災防護対象機器等は、３号機のＡ、Ｂ制
別添 1-2令和３年４月報告書（案）

御用空気圧縮機、Ｂほう酸ポンプ、Ｃ、Ｄ原子炉補機冷却水ポンプ、安全系ケーブルＡトレン（低圧、制御、計装）、安全系ケーブルＢトレン（低圧、制御）及び４号機のＡ、Ｂ制御用空気圧縮機、Ｃ、Ｄ原子炉補機冷却水ポン
プ、安全系ケーブルＡ、Ｂトレン（低圧、制御）であった。
なお、事業者が露出ケーブルの最大露出面積を確認したところ、３号機のＢ制御用空気圧縮機の安全系ケーブル（制御）において２８５７．４cm２及び４号機のＡ制御用空気圧縮機の安全系ケーブル（制御）において２８１
０．３cm２であることが確認された。
大飯発電所３号機及び４号機の工事計画認可申請書において以下のことが明記されているが、今回確認された露出ケーブルは、いずれも耐火隔壁で系統分離されていなかった。
●工事計画認可申請書の「３．火災防護設備の基本設計方針、適用基
準及び適用規格 （１）基本設計方針」抜粋
第２章 個別項目
１．火災防護設備の基本設計方針（３）火災の影響軽減
ａ．火災の影響軽減対策（a）火災防護対象機器等の系統分離対策
ロ．１時間耐火隔壁、火災感知設備及び自動消火設備
火災防護対象機器等は、想定される火災に対して１時間の耐火能力を有する隔壁の設置によって、互いに相違する系列間の系統分離を行う設計とする。
●資料７「発電用原子炉施設の火災防護に関する説明書」抜粋
６．２火災の影響軽減のうち火災防護対象機器等の系統分離について（３）火災防護対象機器等に対する系統分離対策の基本方針
ｃ．互いに相違する系列間を１時間の耐火能力を有する隔壁で分離し、火災感知設備及び自動消火設備を設置して分離

別添 1-3令和３年４月報告書（案）［パフォーマンス劣化］
大飯発電所３号機及び４号機の工事計画認可申請書に記載された火災の影響軽減対策「火災防護対象機器等は、想定される火災に対して１時間の耐火能力を有する隔壁の設置によって、互いに相違する系列間の系統分離を行う設計とする。」を満足していないため、技術基準第１１条（火災による損傷の防止）第３号に違反していること、また、火災防護対象
機器等に対して耐火隔壁で系統分離する必要があることを理解していれば、露出ケーブルの存在が、火災の影響軽減対策上の不備であることは容易に予測可能であることから、パフォーマンス劣化に該当する。
［スクリーニング］
火災の影響軽減対策を満足していない露出ケーブルを放置した状態では、火災による外的要因に対する防護が不十分であり、また、露出ケーブルが焼損した場合、３号機及び４号機のＡ、Ｂ制御用空気圧縮機等の機能を確保できないおそれがあることから、「原子力施設安全―拡大防止・影響緩和」の監視領域（小分類）の外的要因に対する防護の属性に関連付けられ、その目的に悪影響を及ぼしており、検査指摘事項に該当する。
重要度評価等［重要度評価］
検査指摘事項の重要度を評価するため、「原子力安全に係る重要度評
価に関するガイド」の「附属書５ 火災防護に関する安全重要度評価ガイド」を適用した。
ステップ 1.2（検査指摘事項の区分を指定）において、「表１．火災指摘事項の区分」の「1.4.6 局部ケーブル又は機器の防護」に分類した。
ステップ 1.3（低劣化）において、「添付２ 劣化評価指針」を用いて検査
指摘事項の劣化の高低について検討した結果、劣化評価指針の「３．火災の閉じ込めと局部ケーブル又は機器の防護」の「難燃性及び非難燃性板又はブラケット」の高劣化（バリア材がもともと施工されていない場所が３８cm２を超える。）に該当することから、ステップ 1.4 へ続くと判断した。
ステップ1.4（検査指摘事項区分に設定された定性的なスクリーニング質問）において、ステップ1.4.6（局部ケーブル又は機器の防護）のスクリーニング
質問に対する回答としては、確認された露出ケーブルの火災区画は、維持管理が適切になされた火災の自動感知及び消火設備によって防護されているため「YES」となることから、重要度は「緑」と判定する。

別添 1-4令和３年４月報告書（案）［深刻度評価］
検査指摘事項の深刻度を評価するため、「原子力規制検査における規制措置に関するガイド」を適用した。

規制措置

検査指摘事項の重要度評価結果を踏まえた上で、「原子力規制検査における規制措置に関するガイド」に定められた検査指摘事項等の深刻度を評価する際の視点により総合的に評価した結果、深刻度評価ガイドの「３．２（２）違反の深刻度レベル」に定められた「原子力安全上又は核物質防護上の影響が限定的であるもの、又はそうした状況になり得たもの」に該当することから、深刻度は「ＳＬⅣ」と判定する。
なお、当該検査指摘事項は不適切な是正処置又は未然防止処置の結果として再発したものでないこと及び事業者がＣＡＰスクリーニング会議において露出ケーブルに係る対応等について検討し、その結果をＣＡＰ会議において審議するとともに、露出ケーブルに対して、耐火隔壁を施工し系統分離したことから、深刻度評価ガイドの「３．３（２）ＳＬⅣ」の要件を満たしていると判断し、違反等の通知は実施しない。

指摘年月日
整理番号

令和３年３月２４日
J13-202103-01

別添 1-5