電磁駆動式
ダイヤフラム定量ポンプ
・水処理剤、酸、アルカリなどの薬液注入に・理化学、医療分野での薬液注入に・簡易水道、プールでの塩素滅菌用に・ボイラー薬品の注入に・水耕栽培や畜産現場での栄養剤や消毒剤注入に60ml/min ・ 200ml/min の２モデルが新登場

MP-L30P型

MP-L30N型

MP-Lシリーズ
特徴

高い吐出圧力にも対応

ポンプ最大吐出圧力は1.6MPaなので注入点圧力1.0MPa（背圧）でも連続的に薬液注入できます。
（MP-L30P・N）

各種制御信号に対応｢接点信号（パルス）入力｣｢アナログ信号（0/4〜20mA）入力｣に対応し自動運転が可能です。
さらにリモートON/OFF機能、バッチ運転機能、特別運転機能も備わっているため、様々な運転設定ができます。
※別途オプション品コントロールケーブルが必要です。

MP-L 30・60・200P（標準タイプ）

MP-L 30・60N（ノンガスロックタイプ）■ 高耐食樹脂（PVDF）ヘッド採用

次亜塩素酸ソーダ等気泡が発生する薬液注入に最適です。

一般薬液だけでなく酸、アルカリにも対応する高機能樹脂PVDF（2フッ化ビニリデン）をポンプヘッドと継手に採用しています。

■ 手動エア抜き機構標準装備

ポンプを運転しながらでもエア抜きバルブを回すだけで接液部内のエアを簡単に抜くことができます。

■ 信頼の気泡排出機構

気泡が発生しやすい薬液でも接液部のエア抜き機構が自動で働き、ガスロックする事なく定量注入する事ができます。

■ 接液部内の液体の動きが見えるアクリルヘッド採用
ガスロック（エアロック）の発生や吐出状態を外部から確認できます。

共通仕様
・マニュアル（手動）運転、各種制御運転機能
・ストローク数調整 ： 0〜180spm（ストローク数/min）・ストローク長調整 ： 0〜100%（ストローク長調整は、MP-L□□Pは30%以上、MP-L□□Nは50%以上を推奨します。）
・電源仕様：フリー電源 AC100〜230V 50/60 Hz

型式・仕様
通常吐出圧力時

最大吐出圧力時型式

吐出量[ml/min]

吐出圧[MPa]

吐出量[ml/min]吐出圧[MPa]

MP-L30P

410.8351.6

MP-L30N

290.8

231.6

MP-L60P

700.25650.5

MP-L60N

500.25430.5

MP-L200P

2400.12000.2

ストローク数
[spm]

保護等級

消費電力

最大定格
電流値

動作周囲
温度

質量0〜180

IP65

17W

3.6A

−10〜45℃

約2.9kg

接液部仕様（材質と使用液例）
MP-L □□P
標準タイプ
薬液使用例
ポンプヘッド

塩化第二鉄・PAC
硫酸バンド・次亜塩素酸ソーダ
硫酸第一鉄・第二鉄

塩酸・希硫酸
硝酸
その他の強酸PVDF

MP-L □□N
ノンガスロックタイプ
苛性ソーダ

次亜塩素酸ソーダ等
気泡の発生する液体
アクリル

弁体

PVDF

PVC

弁座

PVDF

特殊フッ素ゴムチャッキボール

セラミック

セラミック

バルブスプリング−ハステロイC

PTFE

特殊フッ素ゴムガスケットOリング
ダイヤフラム
接続ホース仕様PTFE

特殊フッ素ゴム

接液面PTFE（背面EPDM）

接液面PTFE（背面EPDM）

φ4×9mm、6×11mm テトロンブレード入り軟質塩ビホース もしくは、φ4×6mm、6×9mm ポリエチレンホース※ホース選定に関するお問い合わせは弊社営業所へお問い合わせください。

制御運転機能■ マニュアル運転モード

ポンプ本体操作ボタンにより運転/停止やストローク数（0〜180spm）の設定が行えます。信号線（コントロールケーブル）を利用し、ポンプの電源を切ることなく外部から運転/停止の信号による操作も可能です。
（リモートON/OFF機能）■ デジタル入力（パルス）運転モード

外部からのパルス信号に連動してポンプストローク回数を自動でコントロール。
パルス発信式
流量計などとの組合わせで自動制御が行えます。通常は入力1パルスに対してポンプのストローク数も1パルス（同期）ですが、倍率・分周モードの設定も行えます。
（1：n）
倍率設定：パルス入力の数に対してポンプのストロークパルス数を増やす場合入力されたパルス回数を記憶しポンプ動作を行うメモリ機能あり（ON/OFF設定可能）
分周設定：パルス入力の数に対して、ポンプのストロークパルス数を減らす場合※入力パルス数設定範囲（n：0.01〜99.99）

設定例：

設定（n＝1）

設定（n＝2）ポンプ
動作

設定（n＝0.5）

ポンプ
動作

ポンプ
動作

ON

ON

ON

入力信号

入力信号

入力信号

OFFOFF

OFF[標準] 入力1＝パルス動作1[倍率] 入力1＝パルス動作2■ アナログ入力運転モード[分周] 入力2＝パルス動作1
180180

外部からのアナログ信号（0/4〜20mA）に連動して、ストローク数を比例制御で行います。

144135108（spm）
72（spm）9045
036
481216（mA）

0020

4〜20mAの場合

4MP-L30P

性能曲線※吐出圧0.8[MPa]

吐出量［mL/min］

MP-L60P

性能曲線※吐出圧0.5[MPa]ストローク数180[spm] 100%40162[spm]90%

144[spm]80%

126[spm]

70%25108[spm]60%2090[spm]

50%

72[spm]40%

54[spm]30%

36[spm]20%

18[spm]

10%

35
30

15
10
50%

20%

吐出量
［mL/min］

40%

60%ストローク長［%］80%

MP-L200P 性能曲線

100%

180[spm] 100%

250
200
150
100
50

20%

40%

60%

ストローク長［%］80%180[spm] 100%70
60

162[spm]90%

144[spm]80%

126[spm]70%

50

108[spm]

60%4090[spm]

50%

72[spm]40%

54[spm]30%

36[spm]20%

18[spm]

10%

30
20
1020%

40%

60%

ストローク長［%］

80%

100%

※吐出圧0.2[MPa]ストローク数0%

ストローク数
80

0%

100%

162[spm]90%

144[spm]

80%126[spm]70%

108[spm]60%

90[spm]50%

72[spm]40%

54[spm]30%

36[spm]20%

18[spm]10%

160〜20mAの場合

性能曲線
吐出量［mL/min］

812（mA）■予想性能
各図は、ポンプ吐出圧が標準条件時の吐出量を表しています。
ストローク数：0～180[spm]と、ストローク長：0（30）～100[%] とを調整し、必要な吐出量に合わせるようにします。
注意：ストローク長が0%に近い範囲では、精度の低下やガスロックの恐れがあります。下記推奨ストローク長以上でご使用ください。
MP-L□□P：30％以上推奨（MP-L□□N：50％以上推奨）

20

接液部断面図■標準タイプ（MP-L□□P）■ノンガスロックタイプ（MP-L□□N）

部番

名称①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭ユニオンナット
吐出弁
接液部本体
エア抜きバルブ
エア抜きノズル
吸入弁
ダイヤフラムバックプレート
グリップリング
ホースノズル
O−リング
バルブボールバルブシートガスケット

外形寸法図
型式により外形寸法が変わります。詳しくは納入図面でご確認ください。
(30)∅7∅70101101177185015Ａ15807184102

MP-L30・60P

型式構成
例

801025.296147362325

Ａ 取り付け穴部

MP-L30・60N

標準付属品

MP-L

・電源ケーブル 2m・ホース 3m・チャッキ弁

30P - V4①②②：ホース仕様

①：型式
記号

仕様

30・60・200P

標準タイプ
PVDF/PTFE

P4
φ4×6mm（φ6×9）（P6） ポリエチレンホース

30・60
N

ノンガスロックタイプ
アクリル/PVC/PTFE

φ4×9mm（φ6×11）
V4
テトロンブレード入り（V6）
軟質塩ビホース

記号仕様

・フート弁
・M4取付ボルト、ナット×2本
・取扱説明書オプション付属品
・コントロールケーブル 2芯・5芯（2m、5m、10m）
・スプリングチャッキ弁（PVC製）
・サイフォン防止弁等（PVC製）※φ6×9・φ6×11：MP-L200P
ISO 9001

JQA-2766

ケミカルポンプ事業部門
東京営
業
大阪営
業部 TEL：(03) 5817-2022 FAX：(03) 5817-2035
部 TEL：(06) 6302-4953 FAX：(06) 6308-7911

関東営業部 東 京 営 業 課
北関東営業所
九州営業部 営 業 1 課
宮崎営業所
中部営業部 名古屋営業課
東北営業部 札 幌 営 業 所
仙台営業所
中国営業部 広 島 営 業 所
岡山営業所
四国出張所
営業推進部 金 沢 出 張 所

TEL：(03) 5817-2028
TEL：(027) 330-5670
TEL：(092) 473-4590
TEL：(0985) 29-9388
TEL：(052) 752-2511
TEL：(011) 595-8611
TEL：(022) 297-2371
TEL：(082) 568-7877
TEL：(086) 245-1152
TEL：(0877) 35-8820
TEL：(076) 234-1780

FAX：(03) 5817-2034
FAX：(027) 330-5672
FAX：(092) 473-4599
FAX：(0985) 28-0918
FAX：(052) 752-2633
FAX：(011) 595-8677
FAX：(022) 297-2372
FAX：(082) 568-7878
FAX：(086) 245-1085
FAX：(0877) 35-8827
FAX：(076) 234-7571

本社

外国部

〒532-0021 大阪市淀川区田川北1丁目12番地11号
TEL：（06）6301-3141
FAX：（06）6308-6228
TEL：（06）6301-6460
FAX：（06）6308-3022

http://www.tohkemy.co.jp

代理店

CC-18

202002UR20