Acoustic Floor Mat 21
Fiche produit

Gamme d’application Isolation des bruits de choc sousles chapes de ciment— Hôtels— Salles de gym— Hôpitaux et maisons de retraite— Chapes sèches et rénovations
Composant100 % polyuréthane
CouleurMulticolore

Film polyane

Chape de ciment

PlancherRadierBande isolantepériphériqueAmélioration de l’isolation des bruits
de choc 21 dB
Acoustic Floor Mat 21

Selon la norme ISO 717-2

Avantages et bénéfices— Efficacité sur toute la zone de charge— Faible hauteur d’installation — convientparticulièrement pour les rénovations— Pose rapide — aucun collage n’est nécessaire
sur la structure— Maniement simple— Excellente résistance au vieillissement surplusieurs décennies

Caractéristiques du produit

Procédures de contrôle

Domaine de charge

2 500 kg/m2

Épaisseur

8 mm

Raideur dynamique k'≤ 40 MN/m3

EN 29052-1

Compressibilité c (dL-dB)≤ 1 mm

EN 12431

Comportement au feu

Classe EEN ISO 11925-2

Conductivité thermique0,06 W/mK

selon la norme EN 12667

Température d’utilisationde -30 °C à 70 °CValeur d’amélioration de l’isolation aux
bruits d'impact ∆Ln,w21 dBRemarquenormalement inflammable, EN 13501-1

des températures plus élevées sontpossibles sur une courte durée
EN ISO 10140-3

EN ISO 717-2

www.getzner.com

Niveau de bruit d´impact en dB

Valeur d’amélioration de l’isolation aux bruits de choc selon la norme EN ISO 10140-3
7060
Plage de fréquence
pour Évaluation d’après
ISO 717-2

5040302010050

10020040080016003150

f en HzLn en dB

ΔL en dB506380100
125160200250
315400500630
800
1 000
1 250
1 600
2 000
2 500
3 150
4 000
5 000

49,650,850,757,261,262,264,663,360,260,458,154,452,350,548,045,544,6
43,240,736,630,9

4,9
5,6
5,5
9,6
0,8
4,6
4,9
7,6
10,210,0
12,5
16,7
19,9
22,2
24,827,327,828,230,433,237,3

Protocole d’essai :Chape de ciment de 80 mm(179 kg/m2)
8 mm CM GR 0525
(k' 40 MN/m3)
Couche en béton armé de 160 mm(400 kg/m2)

Courbe de mesure
Courbe de référenceAmélioration de l’isolation aux bruits de choc

Fréquence en Hz

Instructions de pose et textes descriptifs
Pour plus d’informations, consultez notre site
Internet : www.getzner.com

Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un
risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C(fortes émissions)Agrément technique général
Un agrément technique général est un certificat d’utilité pratique d’un produit de construction,
fiable au regard des exigences en matière de techniques de construction, et délivré exclusivement
par l’Institut allemand pour la technique du bâtiment (DIBt).
Toutes les informations et données s'appuient sur l’état actuel de nos connaissances. Elles peuventêtre utilisées comme valeurs de calcul ou valeurs indicatives et sont soumises aux tolérances habituelles de fabrication. Elles ne constituent en aucun cas des propriétés garanties. Sous réserve demodifications.

AUSTRIA — Bürs GERMANY — Berlin — Munich — Stuttgart FRANCE — Lyon
JAPAN — Tokyo INDIA — Pune CHINA — Beijing USA — Charlotte

JORDAN — Amman
www.getzner.com

DB AFM 21 fr © Copyright by Getzner Werkstoffe GmbH l 09-2018

Conditionnement standard, départ entrepôt
Épaisseur : 8 mm
Plaques :1500 × 1200 mm
Palette :115 pcs. (207 m2)