20200801
ver.1

住宅用非常灯自主評定試験成績書 (器具-電池内蔵形) 記入手順書
プルダウンリストから選択
プルダウンリストから選択又は自由入力可
手動入力※ 印刷時は，網掛けを外す（全てのセルを塗りつぶし「色なし」に設定）。
【1】 試験を実施した期間を記入する。“（西暦）年 月 日 ～ 年 月 日”
【2】 試験成績書が複数（電圧違いなど）の場合は，①，②･･･を記入，1枚の場合は，”－”を選択する。
【3】 非適用項目の試験結果は，”－”を選択又は記入する。空欄は不可。
【4】 仕様書記載の定格値を記入する（電流は”A”，”mA”を選択）。電力区分による許容差を選択する。
【5】 許容差（JIL5506-2による）に基づき基準値を記入する。定格値の下１桁まで記入する。
定格値の下2桁目は，下限値は繰り上げ，上限値は切り捨てとする（四捨五入しない）。
【6】 定格値の下１桁まで記入する（基準値を同じ桁数）。電流は，基準値と同じ単位を選択する。
【7】 測定器の測定レンジの上限を超えた場合は，上限値を記入する。”〇〇MΩ以上”と記入しない。
【8】 小数第一位まで記入する。
【9】 小数第二位まで記入する。”〇秒以内”と記入しない。
【10】 ”接触電流”又は”保護導体電流”のいずれかを適用し，他方は非適用とする。
感電に対する保護のクラス及び限度値を選択する。
【11】 商用電源からの充電時，商用電源での点灯時又は蓄電池での点灯時のうち，温度的に厳しい条件で測定し，その結果を記入する。
【12】 定格電圧の0.94倍，1.0倍及び1.06倍（定格電圧に範囲がある場合は，最小値の0.94倍，1.0倍及び最大値の1.06倍)の中で，測定値が最も高い値を記入する。
例）
成績書No.① 電圧:100V
成績書No.② 電圧:242V の場合，いずれの成績書にも，電圧94V，100V，242V及び257Vの中で，測定値が最も高い値を記入する。
測定部品が複数ある場合は，温度限度値に対して最も差が少ない部品を選択する。
【13】 定格電圧での測定値を記入する。
電圧が異なる成績書が複数ある場合は，それぞれの電圧での測定値を記入する。
測定部品が複数ある場合は，温度限度値に対して最も差が少ない部品を選択する。
【14】 温度測定時の入力電圧を記入する。
【15】 測定部品が複数ある場合は，【13】で選択した部品の部品番号（例”T1”）を記入する。
温度測定時の入力電圧は記入しない。
【16】 温度測定時の入力電圧を記入する。
測定部品が複数ある場合は，【12】で選択した部品の部品番号（例”C1”）を記入する。
【17】 異常状態を選択又は記入する。充電回路の出力端子間（蓄電池接続端子）の短絡状態は，「充電出力の短絡」を選択する。
【18】 【10】で選択した基準を選択する。
【19】 防水形の場合，IPコードを選択又は記入する。
【20】 電解コンデンサ及びフィルムコンデンサの温度限度値が確認できる仕様書，カタログを添付する。

成績書 ①-１20200801

住宅用非常灯自主評定試験成績書 (器具-電池内蔵形)
製造区分：型式：型番：

試験実施日： 【1】2020年10月1日～2020年11月1日
製造事業者：〇〇株式会社
試験責任者：〇〇 〇〇電池内蔵形住宅用非常灯
電池内蔵形住宅用非常灯
ABC12345

試験成績書No.：【2】 －光 源： LEDモジュール
電 圧： 100 V

蓄電池： 【４４】 Ni-MH

試験項目(1) 構造・材料 構造
材料及び部品
感電に対する保護
表示(2) 電気的特性
入力
常用時

基準値・条件その他
JIL 5506-2に適合のこと
JIL 5506-2に適合のこと
JIL 5506-2に適合のこと
JIL 5506-2に適合のこと±25 ％定格（ 0.16 ）A
電流： 【4】A 【5】0.120～
0.200±25％定格（15.5）W
電力： 【4】W 【5】11.63～
19.37
絶縁抵抗
熱間： 2 MΩ以上
冷間： 30 MΩ以上
耐電圧
2Ｕ+1000 V 1分間
1,200 V 1分間切替動作（降電圧）40 ％以上85 ％未満
切替動作（電源遮断）
3秒以内
充電電流
30 ℃： 0.02 I tA以下
150 mA以下(連続充電の場合）
5 ℃： 0.02 I tA以下
150 mA以下
放電基準電圧 ＊30 ℃：
5.0 V以上
5 ℃：
5.0 V以上
過充電防止装置の機能動作 充電完了後の過充電防止動作が異常なきこと
接触電流0.7 mA以下
保護導体電流 【10】固定配線に接続するクラス I
3.5 mA以下(3) 熱的特性 温度(通常動作) ＊人が触れたりする部分（金属部）：
70 ℃
人が触れたりする部分（非金属部）：
85 ℃
【11】
取付面（可燃性表面）：
90 ℃
電源電線の分岐点：
60 ℃
巻線
E種(表面)
95 ℃
整流体：
135 ℃
92 ℃
電解コンデンサ※1：
110 ℃
フィルムコンデンサ※1：
内蔵電池 表面温度差：
5 K 以下温度(異常動作) ＊炎、溶融がないこと
温度(非常点灯時)
異常なきことJIL 5506-2に適合のこと(4) 機械的強度 耐衝撃(5) 水・湿気
耐湿性 ＊
絶縁抵抗：
試験前
2 MΩ以上（防水形：96時間）
試験後
2 MΩ以上耐電圧： 2Ｕ+1000 V 1分間
1,200 V 1分間
保護導体電流 【18】3.5 mA以下(6) 防水性能 散水試験
充電部付近の浸水
滞水
絶縁抵抗：30 MΩ以上
耐電圧： 2Ｕ+1000 V 1分間
1,200 V 1分間
保護構造
防水保護の種類
IP X3【19】
水抜き穴など（部品防水）
1 lx以上（別紙添付）(7) 光学特性 照度 ＊(8) 自動点検 点検動作（連続充電時）
起動確認（48時間以上連続充電時）機能点検動作（正常電池）
点検動作（断続充電時）
起動確認（8時間以上断続充電時）点検動作（正常電池）
動作確認(9) 充電残量 報知機能適用 【3】試験結果
適合〇
適合〇
適合〇
適合〇

判定
良良良良

備考

【6】 0.165 A〇

良【6】 15.65 W〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇－〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇－〇〇〇－－〇

500 MΩ

【7】 1,000 MΩ
異常なし【8】 66.0 ％【9】 1.20 秒
120.0 mA
110.0 mA
6.10 V5.95 V
異常なし－ mA
0.55 mA
50.0 ℃
50.0 ℃【12】 50.0 ℃
50.0 ℃【13】 50.0 ℃
50.0 ℃
50.0 ℃【12】 50.0 ℃
1.0 K
異常なし
異常なし
異常なし
1,000 MΩ500 MΩ
0.75 mA
異常なし
異常なし
1,000 MΩ
異常なし
適合－
適合
異常なし
異常なし
－
－
異常なし

良良良良良良良良良良－良良良良良良良良良良良良良良良良良良良良良良－良良良－－
良

【14】
【15】
【16】
LEDの短絡 【17】＊印の項目（放電基準電圧，温度（通常動作），温度（異常動作），耐湿性，照度）については、試験データを添付。
光学特性は、配光データ及び床面照度1lxの範囲を示す照度分布図を添付。
電解コンデンサの温度限度
設計寿命(L )： 40,000 時間
仕様書記載の最高使用温度での寿命(L 0)： 12,000 時間
注※1：仕様書等を添付 【20】仕様書記載の最高使用温度(T )：T 0=

92.6℃℃
110（ただし，仕様書記載の最高使用温度を超えない。）