令和 3 年 12 月 13 日
入札参加希望者 様
地方独立行政法人那覇市立病院 理事長（事務局 新病院建設室）

回
工事名称

答

（４）

新那覇市立病院（仮称）病院棟建設工事

No.

質

問

（共通）H_A-003 図において、今回工事の建屋

１

書

回

答

お見込みの通りです。

範囲は 1-1 新病院棟・1-2 救急庇・1-3 医療ガス
機械室棟と考え、他の建屋は別途工事と考えて宜しいでしょうか。
（共通）上記と重複致しますが、H_S-203～211

２

お見込みの通りです。

図 メインロータリー庇・歩道庇・多目的駐車場
庇・廃棄物棟・テラスブリッジについては、別途工事と考えて宜しいでしょうか。

３（共通）M_A-010 図 モデルルームの記載があり①地下１階の中央倉庫と２階のコンビニ・イートイ

ますが、以下をご指示ください。

ンのスペースに、工事工程を勘案しながらの先①モデルルームの施工場所をご指示ください。

行モックアップ施工にてお見込み下さい。

②外部廊下等施工範囲が不明です。病室も含②補足資料（回答 No.3 別紙）を参照下さい。

め平面図でご指示願います。

４（共通）M_A-010 図 照明モックアップの記載が①当該場所に先行モックアップ施工にてお見込ありますが、以下をご指示ください。

み下さい。

①モックアップの施工場所をご指示ください。

②補足資料（回答 No.4 別紙）を参照下さい。

②モックアップのサイズ・範囲が不明です。図面
で範囲をご指示願います。
（意匠）H_A-211 図 内部サイン表において、「別 建築工事等の範囲ですが、デザイン案のみサイ
途工事＊デザイン支給のみサイン」とあります５

ン工事にて作成すると解釈下さい。

が、「デザイン支給のみサイン」の内容が理解できません。全て別途工事と考えて宜しいでしょうか。本工事に含むものがある場合、具体的にご指示ください。
（外構）H_C-033 図 舗装計画平面図において、 着色部(白抜き以外)を工事範囲とします。

６

舗装色付き範囲及び H_C-035 図 植栽色付き
範囲以外の白抜き部分は既存のまま何もしないと考えて宜しいでしょうか。

７（外構）H_C-035 図 施設構造詳細図１におい立駐１周りの植栽も今回の施工対象です。

て、立体駐車場周りにも凡例があり、STEP４の範

H_C-36 図の「植栽工は別途工事の為、参考図」

囲となっておりますが、M_A-026 図では STEP６という表現は、誤りです。

での施工となっており、工事範囲外と考えられま

植栽数量は図面と参考数量書の値を参照下さす。また、H_C-036 図では「植栽工は別途工事い。

の為、参考図」とありますが、区分表では植栽工
事は本工事となっています。植栽工事は本工事とし、今回工事の範囲・数量は、参考数量書の通りと考えて宜しいでしょうか。
（外構） H_C-039 図 外構サイン指示図におい８

お見込みの通りです。

て、今回の工事範囲が不明確です。参考数量書の数量を正と考えて宜しいでしょうか。
（提出書類等）「那覇市建設工事請負契約約款」をベースに、「現場説明書」に記載の「建設工事請負契約約本案件に係る「建設工事請負契約約款」を定め

款」とは、「那覇市建設工事請負契約約款」を適ます。また、当該約款は落札者に提示します。

用するものであるとの理解でよろしいでしょうか。

９

ご提示いただきました「工事請負契約書鑑（共同企業体用）」には、約款の記載がございませんでしたので、貴法人の約款が別個にある場合には、約款をご提示いただきたく、お願い申し上げます。

１０（提出書類等）

お見込みの通りです。

別記様式１「入札書」、別記様式２「工事費等内

ただし、記名押印欄の上部に当該共同企業体

訳書」、別記様式３「総合評価落札方式に係るの名称を記入するとともに、「代表者」と明記して確認資料等提出書」及び別記様式 14「入札参ください。

加資格審査申請書」への調印につきまして、特【記名押印欄記載例】

定建設共同企業体の代表者名義のみでよろし○○・△△・□□共同企業体 代表者

いでしょうか。

所

在地

商号又は名称
代表者氏名

１１（提出書類等）

入札、契約等の権限を代表者以外の者（代理

弊社代表者から委任を受けた弊社支店長が入人）に委任する場合の手続きは、以下のとおりで札を行う場合、入札時に委任状の提出が必要で

す。

しょうか。

【委任状・使用印鑑届（様式自由）の提出】
・入札、契約等の権限を代理人に委任する場合は代表者からの委任状を提出してください。
・使用印鑑届は入札、契約等に使用する印鑑が実印と異なる場合に提出。（実印と使用の両方押印が必要です。）

※写し不可。
※法人の場合は、会社名及び役職名の記載がある印を押して下さい（個人の印は使用できません）。
※入札説明書 3 頁「5.入札関係書類の提出」に記載する子封筒Ｂに入れてご提出ください。
※上記は、代理人が入札に参加する場合の委任状ではありません。代理人が入札に参加する
場合の委任状は、入札説明書 5 頁「8.入札書の開札及び落札候補者の決定」をご確認ください。

１２（提出書類等）

No,１１の回答を踏まえ、任意の書式でご提出く

上記質問に関しまして、入札時に委任状の提出ださい。

が必要な場合、委任状は任意の書式でよろしいでしょうか。

１３（提出書類等）

任意の書式でご提出ください。入札説明書 3 頁

特定建設共同企業体として入札に参加する際、「5.入札関係書類の提出」に記載する子封筒Ｂ

JV 代表者以外の構成会社から JV 代表者へ見に入れてご提出ください。

積、入札、工事請負契約締結に関する権限を委任するにあたり、委任状は任意の書式でよろしいでしょうか。

１４（共通）

お見込みの通りです。

山留及びｱｰｽｱﾝｶｰ施工時における磁器探査

尚、山留の磁気探査は別途行う予定、アースアは別途と考えてよろしいでしょうか。

ンカーの磁気探査は現時点では行う予定はあり
ません。

（共通）

１５

不可です。

立体駐車場の空いたスペースに当社職員及び監理者事務所を設置できるものと考えてよろしいでしょうか。
（共通）

お見込みの通りです。

参考ステップではｱｰｽｱﾝｶｰが敷地境界を越境

１６

しております。施工後ｱｰｽｱﾝｶｰ除去を行う前提
で施工可能と考えてよろしいでしょうか。
（共通）

１７

工事で使用する仮設電気は敷地外より引き込むものと考えてよろしいでしょうか。

お見込みの通りです。

１８

（共通）

アスベスト調査報告書は、工事受注者に開示いアスベスト調査報告書及び PCB 等有害物の分たします。また、本院は昭和 55 年 5 月に開設し析調査結果の開示をお願い致します。

ており、PCB 使用安定器を使用した照明器具等は設置されていません。

１９

（共通）
地質調査報告書の開示をお願い致します。
（共通）

２０

補足資料（回答 No.19 別紙）を参照下さい。
お見込みのとおりです。

別記様式 5.工事工程表に標準率の項目があります。工種別の請負金比率と考えてよろしいで
しょうか。

２１

（共通）

特に制限はありませんが、病院運営や周辺環境

既存躯体解体工事に関して曜日や作業時間のなどの理由から突発的に制限が必要になる場合

制限があればご指示ください。

があることにご留意ください。

（電気設備）

メーカー指定はありません。

E-001
監視、通信、防災を含む弱電設備について、最２２

終的には新棟のみが残るため、既存とは別メー
カで考えてもよろしいでしょうか。ただしこの場
合、既存との連携は仮設で別メーカの表示装置
等を既存部に追加で設ける対応となります。

２３（電気設備）

メーカー指定はありません。

E-002

既設機器と連携可能なものとしてください。

上記について、既存システムとの連携が必須の電話交換機：（株）沖縄エジソン（日立特約店）。

場合、既存メーカ及び工事店をご教授願います。

２４（電気設備）

図示の通り、PD_E-002 の庭園灯 7 台とE-003

PD_E-003 のモールライト 13 台としてください。

PD_E-002 図の解体範囲の庭園灯と 003 図の庭
園灯の配置が異なります。庭園灯撤去は 002 図（7 台）を正と考えてよろしいでしょうか。

２５（電気設備）

解体範囲内の外灯電源切り離し及び照明器

E-004

具、配管配線の撤去・処分は、全て本工事に含PD_E-002 図の解体範囲の照明器具数量が『01みます。

参考数量書.pdf』には反映されておりません。電気工事では外灯１台目への電源切り離しのみと考え、撤去･処分は建築外構工事と考えてよろしいでしょうか。

（電気設備）

お見込みの通りです。

E-005
PD_E-002（撤去図）北部外構の撤去対象外のエリアにはポール外灯が５台記載されております

２６

が、PD_E-026（改修図）では３台に減っております。元々３台で撤去する必要がないと考えてよろしいでしょうか。

２７（電気設備）

注記にて示している範囲になります。

E-006

補足資料（回答 No.27 別紙）の雲マーク箇所を

PD_E-026（改修図）では太線が本工事とありま参照下さい。

すが、判断が難しく、本工事部分の資料を追加で頂くことは可能でしょうか。
（電気設備）

M_ E-004 の「テレビ電波障害防除対策」に記載

E-007の通りとします。

M_A-005 マスター工事区分表（３）にて、電波障『電波障害対策と近隣対策』は、協議よるものと害対策費、近隣対策費が建築･電気共同での本 します。ただし、工事車両等（クレーンなど）によ

２８工事となっておりますが、電波障害調査についる電波障害対策は、施工者の方で行ってくださては記載がありません。

い。

電波障害調査の回数・ポイント数について、具体的な内容をご教授願います。
『電波障害対策と近隣対策』については方法が不明確のため、見積できません。対策については別途工事と致します。

（電気設備）

お見込みの通りです。

E-008

２９

本工事は STEP4B までが本工事と考え、STEP5
以降で行う工事は別途と考えてよろしいでしょうか。
（電気設備）
E-009

３０

屋外機器のＳＵＳの仕様につきましては、全てＳ
ＵＳ３１６と考えてよろしいでしょうか。

お見込みの通りです。

（電気設備）No.３、No.４の回答を参照下さい。

E-010

また、該当する照明器具、配線器具、弱電機器

M_E-003,M_A-010 機器及び材料④実機によ等の手配、取付は、全て本工事に含みます。

るデモの確認において、モデルルーム、モックア

３１

ップの設置は工事エリア内と考えてよろしいでしょうか。モデルルーム・モックアップ・４階透析室・１０階外壁ライン照明と記載がありますが、上記に該当する照明器具、配線器具、弱電機器等を別に手配、取付と考えてよろしいでしょうか。
（電気設備）

左記と異なる箇所を下記に記載します。

E-011

・1 床室：IDS1×4（誤）→IDS×1（正）上記 E-010 において、照明器具は下記台数と・スタッフステーションカウンターも対象です。

考えてよろしいでしょうか。

モデルルームモックアップは照明器具のみを点

4 床室：K×1、R×4、U×1、DLB2×4、DLS1×

灯確認とし、その他は取付のみと考えてよろしい

3、IDS1×4です。

1 床室：K×1、Q6×1、R×1、U×1、DLB2×1、DLS1×3、IDS1×4
特床室：H15×3、K×2、Q6×2、R×1、U×1、DLB2×1、DLS1×4、IDS1×1

３２

外部廊下：ID1×5

WC（4 床室）：Y6×1

1 階総合受付：DS1×11、サイン用 WW×7

一

般ホール：SL2a×12、SL2ｂ×2、サイン用 WW×2
4 階透析室：ダウンライト型プロジェクター及びス
ピーカー各 1 台
10 階 外壁ライン照明 5 台
モデルルーム、モックアップは照明器具のみを点灯確認とし、その他は取付のみと考えてよろしいでしょうか。

（電気設備）
E-012
M_E-004,M_A-002 耐震施工について

３３

M_A-002 より重要機器をＳクラス、一般機器をＡクラスと考えてよろしいでしょうか。

お見込みの通りです。

３４（電気設備）

発電機システムを構築するための通信線及び電E-013

源線は全て本工事です。数量書内では「標準工M_E-C-001,M_E-E-016 発電機設備において事費 搬入・据付工事、配管配線ダクト工事等」

本工事範囲（７）電気配線工事の詳細が不明でが該当します。

す。又、発電機－受変電設備間の配線、配線、

受変電-発電機間の配線については管路作成及び耐圧試験の記載がありません。数

E-C-001,E-E-002 の図面に記載しています。

量表にも記載がありませんので、別途と考えてよ

発電機-受変電設備間の高圧幹線はろしいでしょうか。本工事の場合は詳細をご教示

EM-FPT6.6kV100°相当をお見込みください。

お願い致します。
（電気設備）

お見込みの通りです。

E-014
H_E-E-001 高圧幹線の工事区分についてで

３５

すが、PAS 設置～受変電設備への接続、高圧ケーブルの耐圧試験を本工事と考えてよろしいでしょうか。

（電気設備）

お見込みの通りです。

E-015
H_E-E-001～017 EPS 内のケーブルラックにつ３６いて、系統図に ZM1000×20 本+ZM1000×15
本と記載があります。１０階～B１階まで全て上記の本数と考えてよろしいでしょうか。
（電気設備）

お見込みの通りです。

E-016
H_E-E-006 熱源機械室内設置の ES 工事の電３７

源、接地についてですが、系統図に記載がありますが、工事区分を正と考え別途としてよろしいでしょうか。
（電気設備）E-017
H_E-F-008 動力盤 P-10-4 について屋内自立

３８型指定色塗装になっていますが屋外設置のため、屋外自立型 SUS 製指定色塗装と考えてよろしいでしょうか。

お見込みの通りです。

（電気設備）照明器具記号 MR1、MR2、ＬＰ1 を指定色塗装と

E-018

します。

H_E-H-001、H_E-J-001～007 電灯設備平面
図注記９にて街路灯は指定色塗装とすると記載

３９があり、照明器具姿図の注記５にて指定色とすると記載があります。姿図の注記は詳細が不明の為、街路灯（MR1,MR2）のみ指定色と考えてよろしいでしょうか。
（電気設備）

お見込みの通りです。

E-019
H_E-K-001 照明コントローラーLCU について、系統図にて６階、９階に設置の記載があります

４０が、平面図に記載がありません。系統図通り６階、９階 EPS 内に設置と考えてよろしいでしょうか。

４１（電気設備）

下記としてください。

E-020

5 階病棟（L-5-1）：共用部 22L

H_E-H-007～H_E-E-036 電灯設備平面図に（L-5-4）：共用部 27L

記載のセレクタースイッチですが、回路数の記

6 階病棟（L-6-1）：共用部 27L

載の無いセレクタースイッチ（SS 付近）がありま（L-6-3）：共用部 23Lす。全て１Ｌと考えてよろしいでしょうか。

7 階病棟（L-7-1）：共用部 25L（L-7-3）：共用部 22L
8 階病棟（L-8-1）：共用部 25L（L-8-3）：共用部 23L
9 階病棟（L-9-1）：共用部 30L（L-9-3）：共用部 22L（電気設備）E-021
H_E-Q-003、H_E-AA-003 Ｘ８－ＹＦＧ間の空配管が、構内配電線路図、構内通信線路図で４２は確認できますが、免震階平面図では確認できません。構内配電線路図、構内通信線路図を正とし、各ＦＥＰ５０×２本をＸ７通りのケーブルラック
まで配管すると考えてよろしいでしょうか。

お見込みの通りです。

４３（電気設備）

鋼板製 200×100（床から天井まで）としてくださ

E-022

い。

H_E-Q-004 H_E-Q-004 の平面図にワイヤリン
グダクトの記載がありますが、詳細が不明です。
W=300、D=200、H=CH（天井まで）と考えてよろしいでしょうか。
（電気設備）

お見込みの通りです。

E-023

４４

H_E-AA-001 マニホールド室について、ＳＴＥＰ
図ではＳＴＥＰ４Ｂにおいて新病院棟建設後となっておりますが配線、配管等は新病院棟建設中に行なえるものと考えてよろしいでしょうか。

４５（電気設備）

お見込みの通りです。

E-024

配管やハンドホール位置は、現地調整を行い、

H_E-AA-002 構内配電線路、通信線路図にお設置するものとお考え下さい。また、仮囲い範囲

いて既設建物がある箇所の掘削工事が本工事

外の掘削は、施工計画書を立て、安全かつ運用となっています。本工事中の施工が可能と考えに支障の無いようにして下さい。

てよろしいでしょうか。（別紙参照）

４６（電気設備）

H_E-AA-003 に記載の通り、メッセンジャーワイ

E-025

ヤー14sq 相当、外壁露出配管 G54 相当とお考

H_E-AA-001 既設 PBX との光ケーブル接続にえ下さい。既設建屋内取込み後、20m 程度見込

ついてですが、メッセンジャー、外壁露出配管がんで下さい。

不明ですのでご教示お願い致します。又、既設建屋内取込後は１０ｍ程と考えてよろしいでしょうか。

４７（電気設備）

呼出し表示器は 1 台のみとします。ただし、総合

E-026

盤面数は 12 面体としてください。採用メーカー

H_E-O-001,H_E-V-001～020 総合盤収容機

により、機器の寸法が異なる可能性があるため、器対応表にて、呼出表示器が２台含まれていま

必要内容を集約した面数と捉えて下さい。

すが、インターホン、ナースコール、非常通報設
備の図面に記載がありません。呼出表示器２台は不要と考え、総合盤を１２面体→１１面体と考えてよろしいでしょうか。

４８（電気設備）SPD の設置個所は H_E-O-001 ＳＰＤ凡例表・E-027

仕様に記載の凡例に基づき設置してください。

H_E-O-001 ＳＰＤ凡例表・仕様の記載がありま

屋外から引き込む機器（ＩＴＶ）屋上設置機器（テすが、ＳＰＤ設置個所が不明です。屋外から引きレビ）に設置と考えてよろしいです。

込む機器（自火報、ＩＴＶ）屋上設置機器（テレビ）に設置と考えてよろしいでしょうか。

（電気設備）

お見込みの通りです。

E-028
H_E-O-003.004 弱電設備の引込配管につい

４９て、地盤変位材の記載がありません。特記仕様
書、又強電同様地盤変位材が必要と考えてよろしいでしょうか。

（電気設備）

お見込みの通りです。

E-029
H_E-E-005.H_ES-E-001 免震層ケーブルラッ

５０

クについてですが、幹線設備図では Z35、ES 事
業幹線設備図【参考】、数量表では AL になっています。電気設備図 H_E-E-005 を正とし、Z35 と考えてよろしいでしょうか。
（電気設備）

お見込みの通りです。

E-030
H_ES-E-007 受変電設備におきまして、数量表にケーブルラック（鋼板製）２５０H ６００ｍｍと記５１載があります。H_ES-E-007【参考図】に記載の電気室ピット内と考え、ケーブルダクト（蓋無）２５０H ６００ｍｍを本工事と考えてよろしいでしょうか。
（電気設備）

お見込みの通りです。

E-031
H_A-142 洗浄度・感染エリア仕様書にて、クラ

５２

ス１０，０００エリアで清潔区域と準清潔区域の記載があります。記載通り、準清潔エリア内電気設
備は一般仕様と考えてよろしいでしょうか。
（電気設備）

本線 68,200 円、予備電源線 68,200 円、

E-032

計 136,400 円を計上願います。

M_A-002 Ⅲ.工事区分において、本設電力引５３

込負担金が電気工事になっていますが金額が不明です。負担金はいくら計上したらよろしいでしょうか。

（電気設備）

No.１８の回答を参照下さい。

E-033
PD_E-008 他 照明器具設備について、解体範
囲の照明器具に PCB が含まれていますか？含んでいる場合、弊社において、調査及び PCB に

５４該当する照明器具の撤去を行うことができません。別途撤去業者を手配お願いします。電源の処理までは弊社対応にて行います。
PCB が含まれていないことが明確であれば、図示の通り撤去対応致します。
（電気設備）

No.２７の回答に参照下さい。

E-034
PD_E-026 他 改修図面において、①注記に「太線のみを本工事とする」と表記がありますが、図５５面を拝見して線の太さがわかりにくいです。赤黒
表示で、改修工事対象を赤、それ以外（工事と関係ないもの）を黒表示など工夫できませんか？
（機械設備）

補足資料（回答 No.56 別紙）の通りとして下さ

M_M-002 特記（１）1.工事概要（４）工事種目

い。

換気設備 3.医療ガス機械室棟に〇がついてい５６

ますが、 図面および参考数量書ともに該当箇所が不明です。該当箇所および参考数量ご指示願います。
（機械設備）

特記を正として、ステンレス鋼板製としてくださ

M_M-002 特記（１）1.空調 ④チャンバー類 1）い。

外壁に面するガラリに取り付けるチャンバー及び

５７

ダクトは＊ステンレス鋼板とありますが参考内訳に SUS ダクト、チャンバーありません。ガラリチャ
ンバー類は接続されるダクト材質と同様と考えて宜しいでしょうか。
（機械設備）
M_M-003 特記（2）2.換気設備 ②ダクト材料

５８

SUS（高温排気）に〇がついています。参考内訳にもないようです。該当する系統があればご指示願います。

不要とします。

（機械設備）

お見込みの通りです。

M_M-005、H_AC-A-001 特記（4）配管材料 ド
レン管 高温排水（蒸気加湿ドレン） SGP です。

５９

蒸気加湿ドレンとは、機器表 空調機（１） 外調機に電熱式蒸気加湿器の設置される外調機ドレンが該当すると考えて宜しいでしょうか。加湿器の設置されない外調機ドレンは VP と考えて宜しいでしょうか。
（機械設備）

６０

原則、VP とします。

M_M-005 同上、SGP と VP ドレン合流後は SGPと考えて宜しいでしょうか。
（機械設備）

お見込みの通りです。

H_AC-A-001、H_A-142 建築図 清浄度仕様

６１

書記載の清浄区域（HEPA 使用）系統の外調機
ダクトは、クリーンルーム仕様と考えて宜しいでしょうか。
（機械設備）HEPA とします。＊5 階調乳室も同様

H_AC-C-001、H_A-142 制気口リスト（１）B1 階

６２

抗がん剤準備室 OHU-1 SOA VHS ですが、建築図 清浄度仕様書記載では HEPA とあります。制気口リストを正と考えて宜しいでしょうか。
＊5 階調乳室も同様（機械設備）

６３

お見込みの通りです。

H_AC-C-001 同上、抗がん剤準備室 SOA ダ
クト分岐後の枝ダクトは、クリーンルーム仕様と考えて宜しいでしょうか。
（機械設備）

お見込みの通りです。

H_AC-C-019、H_AC-F-005 フィルターユニット

６４

リスト FU-B1-1 除塩フィルターですが、地下 1階ダクト平面（１）下部注記 3.では HEPA と記載があります。機器表を正と考えて宜しいでしょうか。
（機械設備）
H_AC-C-001、H_AC-F-020 制気口リスト（10）5
階 HEPA と記載のある箇所と 5 階ダクト平面図

６５（１）注記 6.記載の内容に相違があります。例）注記では USWC HEPA 制気口リストではＨＳ制気
口リストを正と考えて宜しいでしょうか。

お見込みの通りです。

（機械設備）煙道はすべてエネルギーサービス工事です。

H_AC-D-001 熱源フロー図 左上 CGS からの 煙突からの曲がり部はフランジ取合部まで本工

６６

排気筒 煙道までは病院工事の区分ですが、平事（建築）となります。

面に記載ありません。全て ES 工事と考えて宜し

建築図 H_A-243 図を参照ください。また、本図いでしょうか。

の”B1F 煙道取合部”図の”（設備工事）”は”（エネルギーサービス工事）”と読み替えます。

（機械設備）

６７

お見込みの通りです。

H_AC-D-004，011 配管系統図（3） B1 階熱源
機械室の冷水温水、ES 工事の取り合いは床上
1.0m 程度と考えて宜しいでしょうか。

６８（機械設備）

伸縮継手 300A,5 個 伸縮継手 200A,5 個をお見

H_AC-D-004 配管系統図（3） 冷水温水 立

込み下さい。

管及び平面において伸縮継手の記載がありません。不要と考えて宜しいでしょうか。
（機械設備）

６９

お見込みの通りです。

H_AC-D-013 地下 1 階配管図(3)Ⓙ④通り測定
室 放射遮蔽範囲ですがダクト図には記載がありません。配管図を正と考えて宜しいでしょうか。

７０（機械設備）

シールド範囲は建築図 H_A- 235～241 および

H_AC-D-014、H_A-240 1 階配管平面図（１）OP 室６，７，８の 3 室としてください。

Ⓒ⑦ 聴力検査室 放射線遮蔽範囲ですが建

聴力検査室は不要です。脳波検査室も同様に

築図 シールド詳細図には記載がありません。

不要となります。

設備図を正と考えて宜しいでしょうか。１階平面図（２）脳波検査室等同様箇所あり。
（機械設備）

ポンプアップを正としてください。

H_AC-D-020、H_AC-H-006 3 階配管平面図（１）各手術室ドレンの記載がありますが 3F 手術

７１室配管図では、FL+100 取合い、以降本体空調工事とあります。また本体空調図面では床下配
管、手術配管図ではポンプアップです。本体空調図を正と考えて宜しいでしょうか。
（機械設備）
H_AC-F-005 地下 1 階ダクト平面（１）下部注記

７２

6.解剖室制気口 HEPA ですが、接続される系統
ダクトはクリーンルーム仕様と考えて宜しいでしょうか。

お見込みの通りです。

７３（機械設備）

お見込みの通りです。

H_AC-F-014、AC-H-001 3 階ダクト平面図（1）ダクト図 H_AC-F-014,015 の RD については削

各手術室に RD の記載があります。手術室空調

除とします。

概要、工事区分において差圧ﾀﾞﾝﾊﾟｰ手術室空調工事とあります。手術室工事を正と考えて宜しいでしょうか。
（機械設備）

シールド範囲は建築図 H_A- 235～241 および

H_AC-H-005 手術室ダクト図 OP 室 7 X 線防 OP 室６，７，８の 3 室としてください。

７４

御とありますが、建築図 シールド詳細図には記載がありません。手術室図を正と考えて宜しいでしょうか。
（機械設備）（６７）（６８）HFD については以下の数量をお見

H_AC-I-001，002 排煙図面において防火区画

込み下さい。

部 HFD の記載がありません。また耐火ダクト仕200×200,28 個、400×300,4 個、500×400,1

様個所もありませんが不要と考えて宜しいでしょ個、600×200,5 個、600×400,1 個、600×600,2

うか。（内訳もありません。）

個、700×300,2 個、700×500,1 個、700×600,4

７５個、800×300,1 個、800×400,2 個、800×600,2
個、800×700,1 個、900×300,1 個、900×400,8
個、1000×400,13 個、1100×300,3 個、1100×
400,2 個、1200×300,1 個、1200×400,1 個、1400×400,2 個（機械設備）

上記同様

H_AC-I-002 地下 1 階排煙平面図 Ⓕ③ DS

７６設置の給気口 DS 防火区画ですが、ＨFD 必要ありませんでしょうか。

７７（機械設備）

補足資料（回答 No.77 別紙）を参照下さい。

PD_AC-001 他 撤去機器仕様、配管・ダクト・制

ダクト、配管の撤去については、お見込みの通り

気口の数量および種類・サイズが不明です。既です。

設図面および機器表、三晃数量書を提示願います。また、図示内のダクト、配管は全て撤去す
るものと考えて宜しいでしょうか。
（機械設備）

７８（共通） 空調配管系統図、平面図に英字表記はありますが、対応する冷媒管サイズリストがありません。リストを提示願います。

補足資料（回答 No.78 別紙）を参照下さい。

７９（機械設備）

お見込みの通りです。

H_AC-A-003、H_AC-D-011 機器表 EHP(2)EHP-B104 を冷暖同時仕様として下さい。

EHP-B104 冷暖切替ですが、地下 1 階（１）平面
図では BS ユニットが設置され、冷媒サイズ英小文字です。平面を正とし機器を冷暖同時と考えて宜しいでしょうか。
（機械設備）

竪管サイズを 80A として、32A 44m を 80A 44m

H_AC-A-003、H_AC-D-014 4 階配管平面（2）として下さい。

ⒷⒸ④ 設備機械室設置の OHU ドレンⒷⒸ

８０④⑤ ドレン立管に接続と思われますが、詳細
図横引き 65A に対し立管 32A です。立管サイズを変更するか、もしくは OHU 系統立管別系統す
るかをご指示願います。

８１（機械設備）

お見込みの通りです。

H_AC-A-003、H_AC-D-014 機器表 EHP(2)BS ユニット、冷媒用被覆銅管 （高圧ｶﾞｽ管）

EHP-B103 冷暖同時ですが、1 階（１）平面図で22.2φ,147m を追加でお見込み下さい。

は BS ユニットの記載が無く、冷媒サイズも英大文字です。機器表を正とし BS ユニット設置と考えて宜しいでしょうか。

８２（機械設備）

火気部位は板厚を 1 番手アップし、亜鉛鉄板ダ

H_AC-A-053、H_AC-F-001 機器表 FAN(1)クトとしてください。

FE-B-18 調理室（火器換気）ですが、ダクト系

長方形ﾀﾞｸﾄ:塩ビコーティング鋼板

統図下部注記では塩ビコーティングダクトです。

0.6mm,17m2、0.8mm,321m2 を

注記通りで宜しいでしょうか。

長方形ﾀﾞｸﾄ:共板工法 0.8mm,17m2、アングル
フランジ工法 1.0mm,321m2 としてください。

（機械設備）

８３

お見込みの通りです。

H_AC-A-053 機器表 FAN(1) FE-B-30 安全
キャビネット排気ですが、ダクト材料は亜鉛鉄板で宜しいでしょうか。

８４（機械設備）

塩ビコーティングとしてください。

H_AC-A-053 機器表 FAN(1) FE-B-32.33

150φ,112m、200φ,108m をお見込み下さい。

排水処理槽排気 機器耐食型ですが、ダクト材
料は亜鉛鉄板で宜しいでしょうか。

８５（機械設備）

塩ビコーティングとしてください。

H_AC-A-054 機器表 FAN(2) FE-4-20.21

300φ,85m をお見込み下さい。

洗浄機器排気ですが、ダクト材料は亜鉛鉄板で宜しいでしょうか。

８６（機械設備）

空気清浄度の管理については、建築図 H_A-

建築図と特記仕様書にクリーンルーム範囲があ

142～145 を参照ください。

りません。手術室のみクリーンルーム範囲と考えて宜しいでしょうか。
（機械設備）

お見込みの通りです。

M_M-003 一般排水(厨房排水を除く）について
特記仕様書と配管管材表より全て VP の記載が８７あります。参考数量書にも VP ですので耐火二層管はなしで全箇所 VP を使用して宜しいでしょうか。
異なる場合ご指示ください。
（機械設備）

該当する PU 配管は排水用ノンタールエポキシ

M_M-003，006 排水ポンプアップの管材は特記 鋼管（WSP032）としてください。

８８

仕様書と配管管材表にありません。参考数量書
では VP となっています。排水 PU、雨水 PU は全て VP として宜しいでしょうか。HIVP などの指定があれば、ご教示願います。
（機械設備）

８９

お見込みの通りです。

M_M-003，006 通気の管材について、配管管材表より VP、FDP の記載があります一般：FDP、ピット・外露出：VP と考えて宜しいででしょうか。
（機械設備）

お見込みの通りです。

M_M-003，006 下記の排水管の管材は特記仕

９０様書と配管管材表にありません。一般排水と同様の使い分けで宜しいでしょうか。
*検査排水*感染排水*透析排水*RI 排水*特定施設排水（機械設備）

お見込みの通りです。

M_M-003，006 下記の通気管は特記仕様書と配管管材表にありません。一般通気と同様の使９１

い分けで宜しいでしょうか。
*検査排水用通気*感染排水用通気*透析排水
用通気*RI 排水用通気*特定施設排水用通気９２（機械設備）

高温排水は SGP として、高温通気は HTVP とし

M_M-003，006 高温排水と高温排水用通気はてください。

特記仕様書と配管管材表にありません。HTVPとして宜しいでしょうか。

（機械設備）不要とします。

M_M-004 地中埋設標について特記仕様(3）よ９３

り油管、給水管、屋外排水管の配管の分岐及び曲がり部に設けると記載あります。屋外排水管も地中埋設標を見込む必要あると考えて宜しいでしょうか。
（機械設備）

お見込みの通りです。

M_M-003 給水、給湯、排水のバルブ仕様につ９４

いて特記仕様書に特に記載ありませんが、参考数量書では 65A 以上はバラフライ弁を使用しています。参考数量書と同様に考えて宜しいでしょう。
（機械設備）

９５

平面図を正としてお見込み下さい。

（各所） 制気口リストと平面図で相違があります
が、制気口リストと平面図のどちらを正とすれば宜しいでしょうか。
（構造）

９６

ＦＣ１８・Ｓ１５としてください。

嵩上げコンクリート、押えコンクリート等の雑コンクリートのコンクリート強度及びスラン
プ値が不明です御指示下さい。
（構造）

嵩上げコンクリート（普通コンクリート）とし

H_S-080 図 リニアックのマットスラブ上にシてください。

ンダーコンクリートの記載がありますが、嵩上９７

げコンクリート（普通コンクリート）と考えて宜しいでしょうか。また軽量コンクリートとなる場合は、コンクリート強度及びスランプ値が不明です御指示下さい。
（構造）
H_S-044～047 図

お見込みの通りです。
下記擁壁の内側縦筋について、擁壁リスト（１）に記載のある擁壁リストと擁壁リスト（２）（３）（４）に記載のある配筋詳細図で下記のように相違します。擁壁リス
９８

ト（１）を正と考えて宜しいでしょうか。
擁壁リスト（１） 配筋詳細図
ＦＷ１３０ 内側縦筋：Ｄ２２＠１５０

Ｄ２

５＠１５０
ＦＷ１６０ 内側縦筋：Ｄ２２＠１５０

Ｄ２

５＠１５０
ＦＷ１８０ 内側縦筋：Ｄ２２＠１５０

Ｄ２

５＠１５０
ＦＷ２２０ 内側縦筋：Ｄ２５＠１５０

Ｄ２

９＠１５０
（構造）

宜しいです。

H_S-068 図 構造スリット材の幅について、Ｒ
９９Ｃ部材リストの共通事項に縦スリットはＷ：３０以上と記載がありますが、縦スリットは全て
Ｗ３０と考えて宜しいでしょうか。
（構造）

100

基礎：Ｓ１５、地上：Ｓ１８としてください。

H_S-202 図 救急庇 基礎及び地上コンクリー
トのスランプ値が不明です御指示下さい。

101

102

（構造）

想定添加量 300kg/m3 としてください。

H_S-201 図 救急庇 地盤改良の記載がありま

施工時添加量は、事前に改良対象土の配合試験

すが、固化材の添加量が不明です御指示下さを実施し、試験結果と配合強度を基に決定して

い。

ください。

（構造）

基礎：ＦＣ２４・Ｓ１５、地上：ＦＣ２４・Ｓ

H_C-044 図 医療ガス機械室棟 基礎及び地上

１８としてください。

のコンクリート強度及びスランプ値が不明です御指示下さい。
（構造）

基礎下から深度 2m の範囲を浅層改良（固化材

H_C-044 図 医療ガス機械室棟 耐圧版下に地

添加量 100kg/m3）を見込んでください。

盤改良があり、構造図によるとなっています

103

が、構造図に記載が無く詳細が不明です。救急庇同様、エポコラム工法と考えて宜しいでしょうか。その場合、改良径、高さ、固化材添加量が不明です御指示下さい。
（構造）宜しいです。

各部材リストにおいて、下記の部材は一般部材に見当たりません。ＢＨ材に読み替えて宜しいでしょうか。
H_S-053 図 柱リスト（１）①1FL 柱：C2A H-700×400×19×28

104②B１FL 柱：C3 H-700×400×19×25③1FL 柱：C3A H-700×300×19×25
H_S-057 図 B1 階大梁リスト④B1F 大梁：GY1A SH-850×450×19×40
H_S-059 図 SRC 大梁リスト（１）⑤1F 大梁：GY3

H-900×450×19×40⑥1F 大梁：GY3A H-700×450×19×40

H_S-060 図 SRC 大梁リスト（２）⑦3F 大梁：GX12A H-700×400×16×36

105

（構造）

仕口部から１階柱継手以下の範囲としてくだ

H_S-053 図 柱リスト（１）において、１ＦＬ

さい。

Ｃ１、Ｃ２Ａのリストの備考に、（）は柱脚を示すと指示がありますが、柱脚部の範囲が不明です。Ｂ１階梁の仕口部分と考えて宜しいで
しょうか。
（構造）

下記数量としてください。

H_S-081 図において、Ｓ・ＳＲＣ補強リストが165.2×3.8 L=800 ： 19 か所ありますが、Ｓ梁、ＳＲＣ梁の各数量が不明で216.3×4.5 L=700 ： 63 か所

す。ＳＲＣ梁には鋼管補強が必要となりますの

216.3×4.5 L=800 ： 200 か所

で、Ｓ・ＳＲＣ補強リストの各項目について、 318.5×6.0 L=700 ： 48 か所

106

ＳＲＣ梁の該当数量をご指示下さい。

318.5×6.0 L=800 ： 21 か所
355.6×6.4 L=600 ： 2 か所
355.6×6.4 L=700 ： 3 か所
355.6×6.4 L=800 ： 6 か所
406.4×6.4 L=800 ： 66 か所
457.2×6.4 L=800 ： 9 か所

（構造）

お見込みの通りです。

H_S-074.H-A-063 図 階段－D の中間踊り場受
け小梁の部材符号が、下記のように相違します。構造階段詳細図（４）を正と考えて宜しい

107でしょうか。
・構造階段詳細図（４） ：ＳＢ３０、ＳＢ３５・意匠階段詳細図（３） ：ＳＢ１５（構造）
H_S-075.H-A-064 図

お見込みの通りです。
１階エントランスホール

直階段の台座、段板プレートの仕様が、下記のように相違します。構造階段詳細図（５）を正108と考えて宜しいでしょうか。
・構造階段詳細図（５） ：台座 ＰＬ－１２、段板プレート ＰＬ－１２
・意匠階段詳細図（４） ：台座 ＰＬ－９、段板プレート ＰＬ－６

（構造）H_S-076.H-A-065 図

お見込みの通りです。
螺旋階段のささらプレー

トの仕様が、下記のように相違します。構造階
段詳細図（６）を正と考えて宜しいでしょうか。

109・構造階段詳細図（６） ：ささらプレート Ｐ
Ｌ－９・意匠階段詳細図（５） ：ささらプレート Ｐ
Ｌ－６

（構造）
H_S-076-2.H-A-066 図

お見込みの通りです。
螺旋階段のささらプレートの仕様が、下記のように相違します。構造
階段詳細図（７）を正と考えて宜しいでしょう110か。
・構造階段詳細図（７） ：ささらプレート Ｐ
Ｌ－１６×３００・意匠階段詳細図（６） ：ささらプレート Ｆ
Ｂ－１２×３００（構造）宜しいです。

H_A-059 図 矩計図（９）において、７通り側に吊り庇の断面がありますが、庇屋根、幕板部分のアルミ下地鉄骨の詳細が不明です。下記のように考えて宜しいでしょうか。

111＜庇屋根、幕板下地鉄骨＞
・部材 Ｃ－１００×５０×２０×２．３ @６００
・継手 ガセットプレート：ＰＬ－６、普通ボ
ルト：２－Ｍ１２（構造）
H_EE-007.008.H_S-079-2 図

お見込みの通りです。
１・２・３号機エレベーター詳細図（３）（４）において、立柱112

Ａ（３個所）と指示がありますが、昇降路平面
図、エレベーター伏図では２か所と相違します。立柱Ａは２か所が正と考えて宜しいでしょ
うか。

（構造）

お見込みの通りです。

H_EE-012～016.H_S-079-2 図 ４－７号機エレベーター詳細図（１）～（５）とエレベーター
伏図で、立柱の部材が下記のように相違します。エレベーター伏図を正と考えて宜しいでしょうか。
・４－７号機エレベーター詳細図（１）～（５）113

立柱Ａ □－２００×２００×１２
立柱Ａ □－２５０×２５０×１２・エレベーター伏図立柱ＥＰ２０Ｈ－２００×２００×８×

１２
立柱ＥＰ２５

Ｈ－２５０×２５０×９×

１４（構造）
H_EE-031 図

宜しいです。
１１号機エレベーター詳細図（３）において、吊りビーム（建築工事）の指114

示がありますが、部材詳細が不明です。Ｈ－１
７５×１７５×７．５×１１と考えて宜しいで
しょうか。
（構造）
H_EE-038 図

115

以下の通りとしてください。
小荷物専用昇降機詳細図におい

立柱：H-100×100×6×8て、立柱：Ｈ－１００×１００×６×８の指示

A.Bolt2-M16(l=480 ダブルナット締めフック付がありますが、柱脚詳細が不明です。立柱：Ｈき)、BPL-12×150×150－１００×１００×６×８の柱脚詳細（アンカ

中間ビーム：H-100×100×6×8

ーボルトの径・本数、ベースプレートの厚さ・ HTB2-M16、GPL-6寸法）を御指示下さい。
（外部）
防水押えコンクリート内の溶接金網の仕様が下記の様に相違します。φ６－１００×１００
を正と考えて宜しいでしょうか。

116

・H_A-188 図/D1-02：φ６－１００×１００
・H_A-051 図 凡例②：φ６－１５０×１５０
・H_S-002-1 図：φ６－１００×１００

お見込みの通りです。

（外部）お見込みの通りです。

パラペット笠木の仕上が下記の様に相違します。超速硬化ウレタン塗膜防水を正と考えて宜117しいでしょうか。
・H_A-051 図：笠木、見付共に凡例⑤防水型複層塗材Ｅ、水性弾性フッ素樹脂塗装
・H_A-188 図/D1-04：超速硬化ウレタン塗膜防水（外部）

お見込みの通りです。

H_A-051 図 矩計図（１）118

凡例⑩、凡例⑪にハーフＰＣの記載がありますが、矩計図（２）ではコンクリート打放補修と相違します。コン
クリート打放補修を正とし、ハーフＰＣは誤記と考えて宜しいでしょうか。
（外部）
H_A-188 図/D1-10

119

お見込みの通りです。
メンテナンス用鉄骨階段

詳細図において、外部鉄部は溶融亜鉛メッキとありますが、溶融亜鉛メッキ仕上と考えて宜しいでしょうか。
SUS パイプφ３０をマシンハッチ１台あたり８

（外部）

120

H_A-189 図/D2-12

マシンハッチＡ－Ａ断

カ所お見込み下さい。

面図に排水パイプφ３０の記載がありますが、材質、ピッチが不明です御指示下さい。
（外部）
H_A-190 図/D3-01

以下に読み替え下さい。
講堂トップライト

平面

図において、呼称寸法２，２５０、６５０の記

W 呼称寸法=1,300、L 呼称寸法=2,000
ガラス寸法=1,320×1,103 – 2 枚

載がありますが、表内のガラス寸法では１，３

121

２０×１，１０３ ４枚とあり、トップライトに納まらずサイズの整合が取れていません。また、５階平面詳細図では２，２００×１，３００程度と相違します。トップライトサイズを御指示下さい。
（外部）
H_A-072 図 １階平面詳細図（３） Ｋ通りにメ

122

ンテナンス通路の記載がありますが、具体的な範囲が不明です。平面図にて床の範囲を御指示下さい。

補足資料（回答 No.122 別紙）を参照下さい。

（外部）お見込みの通りです。

バルコニー手摺の仕様が下記の様に相違します。部分詳細図（３）を正と考えて宜しいでし
ょうか。

123

・H_A-011 図 外部仕上表

バルコニー手摺：

ＦＢ－６×２．５＠９００

溶融亜鉛メッキワイヤー
・H_A-190 図 部分詳細図（３） Ｄ３－０３
スチール手摺（バルコニー）：スチール溶融亜鉛メッキ＋ＤＰ 手摺 φ３４×３．２、支柱
φ３４×３．２＠１，２００ 手摺子 φ１３
＠１００、横桟 φ３４×３．２（外部）
H_A-087 図

124

お見込みの通りです。
６階平面詳細図Ｋ通り ２～３間にプランターの記載がありますが、H_A-053
図 矩計図（３）ではプランターの記載がありません。プランターは必要と考えて宜しいでし
ょうか。
（外部）

お見込みの通りです。

H_A-097 図 Ｒ１階平面詳細図 Ｉ通り付近に

125

太陽光基礎 ３２か所の記載がありますが、図示では１６か所しかありません。１６か所を正と考えて宜しいでしょうか。
（外部）

矩計図を正とし、お見込み下さい。

H_A-055 図 矩計図（５） ６～９Ｆ 室外機置

126

場

天井懐内の外壁面に凡例⑤防水型複層塗材Ｅの記載がありますが、天井懐内の為、仕上は不要と考えて宜しいでしょうか。
（内部）

127

H_A-100・H_A-103 図

宜しいです。
内部柱型はＯＷ－０１

ＲＣ壁の凡例ですが、外壁に接していない柱に断熱材は不要と考えて宜しいでしょうか。
（内部）
又、柱型の一部に壁凡例の無い部分が有ります

128

が、クロス・塗装仕上の室については柱型全てＧＬ工法の石膏ボード下地と考えて宜しいでしょうか。

宜しいです。

共用廊下部を EP-T と読み替え願います。

（内部）
M_A-010・H_A-011 図

129

特記仕様書(5) 左官工事に合成樹脂エマルション模様塗料(ＥＰ－Ｔ)の商品名が記載有りますが、内部仕上表で範囲が不明です御指示下さい。
（内部）
H-A-011 図

130

内部仕上表 共通事項２１にケイ

目透かし工法としてください。

カル板は天井まで継目なしと有りますが、天井
ケイカル板の目地仕様が不明です。同じく継目なしと考えて宜しいでしょうか。
（内部）

131

H_A-098 図

宜しいです。
壁仕上凡例 ３Ｍダイノックシートの下地はケイカル板 Ｔ６ 目透し工法と考えて宜しいでしょうか。
（内部）

132

H_A-098 図

宜しいです。但しボード面下地処理までとしま
壁仕上凡例 ラコベルカラーガラ

す。

スの裏面ボードは塗装無しと考えて宜しいで
しょうか。
（内部）

133

宜しいです。

H_A-098・H_A-126 図 壁仕上凡例 サンゲツ腰壁シートの記載有りますが、高さは全てＨ９００と考えて宜しいでしょうか。
（内部）
H-A-012・H-A-247 図

134

お見込みの通りです。
冷蔵室・冷凍室は内部

厨房詳細図を正としてください。

仕上表では、壁天井ＮＡＤ塗装＋ケイカル板ですが、厨房詳細図ではプレハブパネルと異なります。厨房詳細図を正と考えて宜しいでしょうか。
（内部）
H_A-148・H_A-174 図

135

宜しいです。
下記場所の壁端部に建具符号が有りませんが、建具ＳＦ－４同仕様の

当該箇所に SF-4 同仕様の一方枠をお見込みく
ださい。

一方枠と考えて宜しいでしょうか。
・Ｂ１階中央監視事務室～休憩室
・Ｂ１階放射線前室－０４ 洗面化粧台横

136

（内部）

断熱材の適用範囲は H_A-140,141 の断熱範囲図

H_A-190 図 Ｄ３－１５詳細にアスファルト防を正としてお見込み下さい。

水＋断熱材の記載が有りますが、断熱材の適用範囲が不明です。内部仕上表のアスファルト防水室全てと考えて宜しいでしょうか。

（内部）

137

今回設置不要です。

H_A-192 図 Ｄ５－１２詳細に腰壁保護：アイ
カマーレスボードが記載有りますが、施工範囲が不明です御指示下さい。
（内部）

138

宜しいです。

H_A-249 図 厨房詳細図において冷蔵庫室部分のにスラブ下発泡断熱材２５～５０mm と有り
ますが、Ｔ２５として宜しいでしょうか。
（内部）

お見込みの通りです。

H_A-011～30 図、仕上表でＨＣＷＣにＩ型手摺139の記載がありますが多目的トイレ詳細図ではＬ型手摺となっており相違します。Ｉ型手摺を正と考えて宜しいでしょうか。
（内部）

140

TOTO：T112C6 同等品をお見込みください。

上記Ｉ型手摺の参考メーカー、商品名をご指示
ください。
（内部）

TOTO：EWC740 同等品をお見込みください。

H_A-011～30 図、仕上表でＨＣＷＣに前方ボー141

ドの記載がありますが多目的トイレ詳細図に記載がありません。参考メーカー、商品名をご指示ください。

142（内部）

H_A-191 図、D4-09 の壁用点検口同等（300 角）

H_A-193 図、D6-06 各所ライニング詳細図に特をお見込み下さい。

記なき限り大便器設置箇所には点検口（300 角）を設けることとありますが、点検口（300 角）の仕様をご指示ください。

143

（内部）

お見込みの通りです。

H_A-193 図、D6-16 収納式多目的シート詳細図

平面図および水廻り詳細図の数量を正としてに設置箇所は平面図による。１か所とありますください。

が、平面図の数量とし１か所は誤記と考えて宜しいでしょうか。
（内部）
多目的トイレの紙巻器品番が下記の様に異なります。給排水衛生設備器具表を正と考えて宜144しいでしょうか。
H_A-193 図、D6-０７多目的トイレ：ＴＯＴＯ
ＹＨ７０１
H_P-A-002 図：ＴＯＴＯ ＹＨ１２１ＭＫ

ＹＨ１２１ＭＫを正としてください。

145

（内部）

LIXIL シエラ 1106B 同等品をお見込みくださ

H_A-027 図、029 図 仕上表 8･9F 特床室にミい。

ニキッチンの記載がありますが詳細が不明です。参考メーカー、商品名をご指示ください。
（内部）

宜しいです。

H_A-191 図、D4-10 及び D4-11 詳細図に床下点

146

検口設置場所にはタラップＤ１－２０を設けるとありますが、Ｄ１－２０はタラップ詳細ではありません。タラップはステンレスφ２２、Ｗ４００と考えて宜しいでしょうか。
（内部）

宜しいです。

H_A-098・H_A-190 図

147

ＥＶホールや各待合受付にデザイン壁（Ｄ３－２７・２８・２９詳細）と記載有りますが、Ｄボード天井とする範囲が不明です。デザイン壁のあるＥＶホールや各待合受付の天井全面と考えて宜しいでしょうか。
（建具）

お見込みの通りです。

H_A-162 図 建具表ＳＳＤ－７のＨ寸法について、姿図はエンジンボックスを含めてＨ２７０

148０、建具寸法欄はＨ３０００となっており異なります。扉・ＦＩＸ部Ｈ２７００＋ドアエンジ
ンＨ３００＝合計Ｈ３０００と考えて宜しいでしょうか。
（建具）

お見込みの通りです。

H_A-162.173 図

建具表 下記建具のＨ寸法が姿図と建具寸法欄で異なります。姿図を正と考149えて宜しいでしょうか。
（符号）

（姿図）

（寸法欄）

①ＳＳＤ－８ Ｈ２４００

Ｈ２０００

②ＳＳ－４

Ｈ２７００

Ｈ２０００

③ＳＳ－５

Ｈ２７００

Ｈ２０００

（建具）
H_A-148.152.158.162.163.165 図 建具表 下記
スチール製建具の仕上にＳＯＰとありますが、150

外部建具のため、他の外部スチール製建具に倣
いＤＰに読み替えて宜しいでしょうか。
①ＳＷ－１（地下１階中央監視事務室のみ）②ＳＤ－３７（４階メンテナンスバルコニー）③ＳＤ－４６（１０階電気室）

お見込みの通りです。

④ＳＤ－４７（１０階前室）⑤ＳＤｆ－７０（１０階発電機室）
AS：付属金物一式（建具）
H_A-159.160.161.162.173 図

151

建具表の下記金SSD の AX は AS と読み替え下さい。

物の凡例が不明です御指示下さい。
①ＡＧ、ＡＷ、ＳＳ、ＳＳｆ：ＡＳ②ＳＳＤ：ＡＸ（建具）

お見込みの通りです。

H_A-160.161 図 アルミ製サッシの網戸につい152て、建具表にＡＷ－２１等にプリーツ網戸の記
載がありますが、記載がないサッシについては網戸は不要と考えて宜しいでしょうか。
No.152 の回答を参照ください。

（建具）

153

H_A-160.161 図 上記質疑が異なり、記載なき
サッシについても網戸が必要な場合は、該当建具と網戸型式を御指示下さい。
（建具）
H_A-161 図154

お見込みの通りです。
建具表ＡＷ－２１他 Ｌｏｗ－Ｅ

ガラスに（ＬＰ）とありますが凡例が不明です。
ＡＧＣメーカーカタログよりピュアクリアと考えて宜しいでしょうか。
（建具）

お見込みの通りです。

H_A-162.207/F06 図 受付窓ＳＷ－１のガラス

155仕様が建具表はＦＬ－６、家具詳細図 受付窓
カウンターは強化ガラスｔ８と異なります。家
具詳細図を正と考えて宜しいでしょうか。
（建具）

お見込みの通りです。

H_A-067～097.162 図 建具表 各ＳＷに額縁、156

膳板の記載がありますが、平面詳細図では額縁はなく枠納まりに見受けられます。スチールサッシのため枠＋付け額縁ではなく、全て枠納まりと考えて宜しいでしょうか。
（建具）
H_A-162 図 建具表ＳＳＤ－１、ＳＳＤ－６、ＳＳＤ－１２の姿図に化粧シート（３Ｍ ＮＡ

157

ＮＯＦＧＩＭ）の指示があり、備考欄に飛散防止フィルムとありますが、化粧シートに飛散防止仕様があるため、別途飛散防止フィルムは不要と考えて宜しいでしょうか。

お見込みの通りです。

（建具）

お見込みの通りです。

H_A-163 図 建具表ＳＤ－１５の電気錠有無が158

符号凡例はＥ（電気錠）、錠欄はＥ記載なしと異なります。電気錠付きを正と考えて宜しいで
しょうか。
（建具）

お見込みの通りです。

H_A-163.164 図 建具表の下記建具の型式が姿
図と建具形態欄で異なります。姿図を正と考えて宜しいでしょうか。

159（符号）（姿図）（建具形態欄）①ＳＤ－４８：両開き戸 片開き戸
②ＳＤ－４９：両開き戸 片開き戸
③ＳＤｆ－３０：親子開き戸 片開き戸
④ＳＤｆ－３１：親子開き戸 片開き戸
（建具）

建具表を正とし、扉・枠共にＳＯＰとお考え下

H_A-165～172.183.184 図

軽量スチール製建具ＬＳＤ、ＬＳＤｆ、ＬＳＤｈ、ＬＳＤｈｆのさい。尚、扉は SOP 焼付塗装、枠は SOP 現場
塗装にてお見込み下さい。

仕上が各図面で下記の様に異なります。防火性
能がないＬＳＤ、ＬＳＤｈは扉化粧鋼板 枠ＳＯＰ、防火性能があるＬＳＤｆ、ＬＳＤｈｆが160

扉・枠共にＳＯＰと考えて宜しいでしょうか。
＜各図面の仕上＞・建具表：一部化粧塩ビシート貼りを除きＳＯＰ・建具詳細図（４）：ＬＳＤｈｆ－５０は扉・枠共にＳＯＰ
・建具詳細図（５）：ＬＳＤ開戸、ＬＳＤｈ引
戸の扉は化粧鋼板
（建具）
H_A-168～172 図

161

お見込みの通りです。
建具表ＬＳＤｈ－１２等ハンガーレールの記載がないＬＳＤ引き戸がありますが、ＬＳＤｈ・ＬＳＤｈｆは全てハンガ
ードアと考えて宜しいでしょうか。
（建具）
H_A-168 図 建具表ＬＳＤｈ－６のガラス仕様

162にフロストガラスとありますが厚みが不明です。厚み６と考えて宜しいでしょうか。

お見込みの通りです。

163

（建具）

符号凡例を正とし、ドアガラリ無しとお考え下

H_A-169 図 建具表ＬＳＤｈ－５２－１のドア

さい。

ガラリについて、符号凡例にＧ（ガラリ）があ
りませんが、ガラリ欄にドアガラリＡの記載があり異なります。ドアガラリＡを正と考えて宜しいでしょうか。
（建具）

符号凡例を正とし、アンダーカット無しとお考

H_A-171 図 建具表の下記建具のアンダーカッ

え下さい。

トについて、符号凡例にＵ（アンダーカット）

164がありませんが、備考欄にアンダーカットの記載があり異なります。アンダーカットは必要と考えて宜しいでしょうか。
①ＬＳＤｈｆ－３②ＬＳＤｈｆ－７

165

（建具）

防火性能がある建具に取付くドアガラリはア

H_A-171 図 建具表ＬＳＤｈｆ－６他、防火性

ンダーカット 10mm に読み替え下さい。

能がある建具に取付くドアガラリはＦＤ付きと考えて宜しいでしょうか。
（建具）

お見込みの通りです。

H_A-172 図 建具表の下記建具の防火性能が符
号凡例と法規制欄で異なります。○を正と考えて宜しいでしょうか。
（符号）

166

（符号凡例）（法規制）①ＬＳＤｈｆ－４２

防火性能記載なし

特特定防火設備○防特定防火設備○

防定防火設備○②ＬＳＤｈｆ－７１
火性能記載なし③ＬＳＤｈｆ－７２
火性能記載なし（建具）

167

お見込みの通りです。

H_A-173 図 シャッターのレール、マグサ、座板仕様が不明です。全てステンレスＨＬと考えて宜しいでしょうか。
（建具）
H_A-175 図

168

お見込みの通りです。
建具表 パーティションＰＴのガラス仕様が不明です。下記の様に考えて宜しいでしょうか。
①床付ガラス部：強化ガラスＴ８

②腰上ガラス部：強化ガラスＴ６③欄間ガラス部：強化ガラスＴ６（建具）

建具特記仕様書（２）及び建具詳細図を正とし

H_A-146.147.180～182 図

アルミ製建具の耐て下さい。

風圧性、水密性が下記の様に異なります。建具
特記仕様書（１）を正と考えて宜しいでしょうか。
＜各図面の性能値＞
・建具特記仕様書（１）：耐風圧性Ｓ－６、水

169

密性Ｗ－５
・建具特記仕様書（２）：耐風圧性Ｓ－７またはＳ－８、水密性Ｗ－６またはＷ－７・建具詳細図（１）～（３）：耐風圧性３６００Ｐａ（Ｓ－７）または４５００Ｐａ（Ｓ－８）
、
水密性１０００Ｐａ（Ｗ－６）または１５００
Ｐａ（Ｗ－７）
原則、耐風圧性 S-8（4,500）、水密性 W-7（1,500）（建具）

H_A-146.147.180～182 図 上記質疑が異なり、 を基本とします。

170

建具特記仕様書（２）または建具詳細図が正の建具表の備考欄に三協ｱﾙﾐ/ｱｰﾑｽ同等品と記載

場合、それぞれ性能が２種類の記載があるための建具のみ水密性 W-6（1,000）に読み替え、区分が不明です。各性能の該当建具をそれぞれAW-26 の 外 倒 し 排 煙 窓 の み 耐 風 圧 性 S-7

御指示下さい。

（3,600）に読み替え下さい。

（建具）

お見込みの通りです。

H_A-146 図

171

建具特記仕様書 ４鋼製建具及び５鋼製軽量建具の簡易気密性型ドアセットは
ＳＡＴ及びＡＴが該当すると考えて宜しいで
しょうか。
（建具）

お見込みの通りです。

H_A-160.161.176～179 図

下記建具のガラス

仕様が建具表とガラス種別図で異なります。ガラス種別図を正と考えて宜しいでしょうか。

172

（符号）

（建具表）

（ガラス種別図）①ＡＷ-2-1

ＦＬ8

ＦＬ12②ＡＷ-25

ＦＬ10

ＦＬ10、ＦＬ12（Ｗ

1390×Ｈ1600ＦＩＸ部）③ＡＷ-28ＦＬ10ＦＬ10、ＦＬ12

（Ｗ1390×Ｈ1600ＦＩＸ部）④ＡＷ-36-1 ＦＬ8、ＦＬ19 ＦＬ12、ＦＬ19（建具）
H_A-188/D1_20 図

173

お見込みの通りです。
部分詳細図 屋上配管取出口に「ハト小屋には点検口（６００×６００）
各１ヶ所を設ける」とありますが、仕様はスチール製 片開き扉 ＤＰ塗装と考えて宜しいで
しょうか。
（建具）

シングルシール及び H_A-180 の各種寸法を基本

H_A-180.181.182 図 建具廻りシーリングにつとし読み替え下さい。

いて、建具詳細図にてシングル／二重シーリン

174

グの２種類の図示があり、また上枠／下枠で寸法が異なり、詳細図で図示された建具以外のシーリング仕様が不明です。シングル／二重シーリングのそれぞれ寸法毎の該当範囲を御指示
下さい。
（外構）

175

Ｈ_Ａ-054～056 図

外構図を正とし、フトンカゴは取りやめとお考
外部にフトンカゴ土留めえ下さい。

別紙参照とありますが、別紙が見当たりません。範囲・詳細を御指示下さい。
① 24-8-25（外構）
図面に記載の無い外構工作物コンクリート及び捨てコンクリートの強度が不明です。下記と176② 21-8-40

考えて宜しいでしょうか。
①外構工作物コンクリート：ＦＣ２１・Ｓ１③ 18-8-40８・構造体強度補正は適用しない②小重力擁壁コンクリート：ＦＣ１８・Ｓ１８③捨てコンクリート：ＦＣ１８・Ｓ１８
スーパーソル L2（同等品）として下さい。

（外構）

177

H_C-012～014 図に「裏込め：軽量材使用」と記載がございますが、軽量材の材料をご指示く
ださい。
（外構）
Ｈ_Ｃ-012～016 図

お見込みの通りです。
擁壁及び階段工壁の仕上げが不明です。下記と考えて宜しいでしょう

178か。
①壁：コンクリート打放補修仕上げ②天端：コンクリート金鏝仕上げ

（外構）②の詳細図：１ｍｍ×３ｍｍとしてください、

Ｈ_Ｃ-015 図 階段段鼻のカッター目地のサイズが、下記の様に異なります。詳細図を正と考179えて宜しいでしょうか。
①平面図：３ｍｍ×５ｍｍ②詳細図：１ｍｍ×３ｍｍ（外構）

Ｈ３０ としてください。

Ｈ_Ｃ-015 図 階段の排水溝のＨ寸法が不明で180す。Ｈ５０と考えて宜しいでしょうか。

（外構）①お見込みの通りです。

Ｈ_Ｃ-028 図 階段のスラブ下地業・仕上・排②お見込みの通りです。

水溝のＨ寸法が不明です。下記と考えて宜しい③Ｈ３０ としてください。

でしょうか。
①スラブ下地業：捨てコンクリートＴ５０、砕

181

石Ｔ６０
②仕上げ：踏み面及び立上り天端、コンクリー
ト金鏝仕上げ 蹴上及び立上り、コンクリート
打放補修仕上げ③排水溝のＨ寸法：Ｈ５０（外構）

露出する箇所は金鏝仕上げとしてください。

Ｈ_Ｃ-042 図 サイン基礎天端の仕上げが不明

182です。コンクリート金鏝仕上げと考えて宜しいでしょうか。
（外構）①，②お見込みの通りです。

Ｈ_Ｃ-044 図 液酸タンク置場の仕上げが不明

183です。下記と考えて宜しいでしょうか。
①天端：コンクリート金鏝仕上げ②立上り：コンクリート打放補修仕上げ
（外構）

184

Ｈ_Ｃ-044 図 液酸タンク置場の地業下地盤改良は不要と考えて宜しいでしょうか。

No.103 の回答を参照ください。

185

（外構）

① 不要でお見込みの通りです。

Ｈ_Ｃ-044 図 液酸タンク置場の設備基礎の配② お見込みの通りです。

筋が不明です。下記と考えて宜しいでしょうか。
①５００×５００×Ｈ５０の基礎：配筋不要②他Ｈ２００の基礎：Ｄ１３＠２００（外構）

お見込みの通りです。

Ｈ_Ｃ-044 図 平面図の液酸タンク置場に８０

186

０×３００×２００の基礎がありますが、４，
５００×７，０００×Ｔ５００の基礎からはみ出ています。４，５００×７，０００の基礎上にあると考えて宜しいでしょうか。
（外構）

187

No.186 の回答を参照ください。

上記質疑、８００×３００×２００の基礎が平面図通りの位置が正の場合、断面詳細を御指示
下さい。
（外構）

1 本です。

ＰＤ_Ｃ-002 図 撤去計画平面図、凡例の左に188「カジュマル以外は撤去処分する事。」の記載が有りますが、カジュマルの本数が不明です。
ご指示ください。

189

（外構）

H_C の外構図最終頁の STEP3・4 検討図を確認

Ｍ_Ａ_002 図 マスター工事特記仕様書、１３ください。仕様は現状同等復旧とします。

外構関係に「１２先行土木工事部分の仕上復旧工事」の記載が有りますが仕様・詳細・範囲が不明です。御指示下さい。
（外構）

お見込みの通りです。

Ｍ_Ａ_009 図 建築工事特記仕様書（４）、２３植 栽 及 び 屋 上 緑化 工 事の １ 植 栽 地 の 確認 に190（４）植込み用土：赤土のみの記載が有ります
がＨ寸法が不明です。３００ｍｍと考えて宜しいでしょうか。

191

（外構）

T-25

Ｈ_Ｃ_020 図 雨水排水構造図１、ＤｏＡオー

さい。

ルグレーチング型の記載が有りますがグレー
チング蓋の材種・耐荷重不明です。御指示下さい。

スチール製溶融亜鉛メッキとしてくだ

192

（外構）

ワイヤーメッシュ１５０×１５０×６としてＨ_Ｃ_034 図 舗装断面図、８石張舗装－１．

ください。

２の記載が有りますが土間コンクリートの配筋が不明です。御指示下さい。
（外構）

193

お見込みの通りです。

Ｈ_Ｃ-046 図 地下タンク基礎の壁及びタンク受けの配筋が不明です。Ｄ１３＠２００ダブルと考えて宜しいでしょうか。
（外構）

194

外壁面全てを防水ﾓﾙﾀﾙとして下さい。

Ｈ_Ｃ-046 図 地下タンク基礎の外壁防水モル
タルの立下りＨが不明です。Ｈ４００と考えて宜しいでしょうか。

195

（外構）

補足資料（回答 No.195 別紙）をお見込み下さ

H_A-003 図他に消火水槽 80ｔの記載がございい。

ますが、詳細が不明です。別途工事と考えて宜しいでしょうか。
（改修）

196

アスファルト５０ｍｍとしてください。

撤去範囲の既存アスファルト舗装の構成をご指示ください。

197（共通）

ＳＴＥＰ４の図面と右下の数量を参照し計上

STEP4 にあります仮設スロープは別途としてよ願います。

ろしいでしょうか。今回工事に含まれる場合追加詳細をお願い致します。

198

199

（共通）

2022 年 1 月下旬～2 月上旬の取得を予定してい確認済証取得予定日をご指示ください。

ます。

（共通）

大臣認定は令和 3 年 10 月 25 日付けで取得済み

構造適判・大臣認定取得予定日をご指示くださです。なお、本工事に構造適判対象の建物はあい。

りません。