福島第二原子力発電所 復旧計画の進捗状況について（月報：平成 24 年 10 月）
平 成 24 年 11 月 2 日
東京電力株式会社
福島第二原子力発電所
福島第二原子力発電所では、現在、原子力事業者防災業務計画に基づき策定した復旧計画（平成 24 年１月 31 日提出、５月 31 日改訂１、10 月 16 日改訂２）に則り、プラントの冷温停止維持に係わる設備等の復旧を進めています。
平成 24 年 10 月末現在の復旧作業等の状況について、以下のとおりお知らせします。

１．復旧計画の進捗状況
平成 24 年５月 17 日に設備復旧した４号機に続き、３号機は 10 月 11 日までに、冷温停止の維持に必要な設備等について本設設備への復旧および社内自主検査が完了
し、10 月 16 日に３号機の復旧完了状況等を反映した復旧計画書（改訂２）を国に提出しました。(平成 24 年 10 月 16 日お知らせ済み)
また、１，２号機における復旧作業は順調に進んでいます。
平成23年度

平成24年度
上期

下期
10月末▼1/31 復旧計画書を提出

１号機

55％（50％）

復旧完了（予定）▽

２号機

63％（53％）▽復旧完了（予定）

３号機

100％（92％）

10/11復旧完了

100％（5/17復旧完了）

４号機●表中の％は、復旧計画に基づく復旧作業（本設化完了まで）の平成 24 年 10 月末時点の進捗割合。
（）内の％は前月末時点の同割合。詳細は資料１を参照。

●本設化完了後に実施する社内自主検査において、復旧計画に係る対象設備の健全性確認を行うこととしている（号機毎）。

２．復旧計画に基づく主な作業状況（平成 24 年 10 月）○１号機 原子炉建屋付属棟内 電源盤（M/C 1HPCS）の搬入完了
津波の影響を受けた１号機原子炉建屋付属棟内の電源盤（M/C 1HPCS）について
は、新たに製作し、10 月 24 日までに搬入が完了しました。
今後、現場据付を行います。
【資料１・資料２参照】

1

○１号機 原子炉建屋付属棟内 電源盤（P/C 1C-1）の本設化完了
津波の影響を受けた１号機原子炉建屋付属棟内の電源盤（P/C 1C-1）については、
10 月 29 日に機能確認を終え、本設化が完了しました。
今後、社内自主検査を行います。
【資料１・資料２参照】○１号機 原子炉建屋付属棟内 非常用ディーゼル発電機（Ａ）制御盤の据付完了
津波の影響を受けた１号機原子炉建屋付属棟内の非常用ディーゼル発電機（A）の制御盤については、新たに製作し、10 月 1 日までに据付が完了しました。
今後、機能確認を行います。
【資料１・資料２参照】○１号機 原子炉建屋付属棟内 非常用ディーゼル発電機（Ｈ）の搬入完了
津波の影響を受けた１号機原子炉建屋付属棟内の非常用ディーゼル発電機（H）
については、新規製作等を行っていた発電機の搬入が 10 月 18 日までに完了しました。
今後、現場据付を行います。
【資料１・資料２参照】○１号機 原子炉建屋内 残留熱除去系（Ｃ系）電動機の本設化完了
９月 27 日に電源盤（M/C 1C）が復旧し、残留熱除去系（Ａ系）電動機の電源確保が完了したことから、残留熱除去系（Ａ系）電動機に供給していた電源を残留熱除去系（Ｃ系）に戻して 10 月 22 日に電動機の試運転を行い、機能に問題がないことを確認しました。
今後、社内自主検査を行います。
【資料１・資料２参照】○２号機 海水熱交換器建屋内 電源盤（P/C 2D-2）の搬入・据付完了
津波の影響を受けた２号機海水熱交換器建屋内の電源盤（P/C 2D-2）については、新たに製作し、10 月 29 日までに搬入・据付が完了しました。
今後、機能確認を行います。
【資料１・資料２参照】○２号機 海水熱交換器建屋内 高圧炉心スプレイ系補機冷却海水系の本設化完了
津波の影響を受けた２号機海水熱交換器建屋内の高圧炉心スプレイ系補機冷却
海水系の電動機については、新規製作後、10 月３日に搬入・据付、10 月 11 日までに試運転を行い、機能に問題がないことを確認しました。
今後、社内自主検査を行います。
【資料１・資料２参照】○３号機 原子炉冷却材浄化系のパージライン（Ａ系・Ｂ系）の本設化完了
３号機原子炉冷却材浄化系のパージライン(Ａ系・Ｂ系)については、10 月 11 日までに、仮設ホースから本設配管への切替、通水試験等を実施し、機能に問題がないことを確認しました。
【資料１・資料２参照】

2

３．４号機 燃料移動作業
当所では、原子炉内に装荷されている燃料集合体について、設備に対する維持管理の簡素化※の観点から、原子炉開放及び燃料移動に必要な設備の健全性評価を行い、準備が整った時点で使用済燃料プールへ移動することとしています。
４号機においては、平成 24 年 10 月１日から 10 月 24 日にかけて、原子炉内の全燃料集合体(764 体)を使用済燃料プールに移動しました。
今後、原子炉内点検(平成 24 年 11 月下旬開始目途)に向けて、準備を進めてまいります。(平成 24 年 10 月 25 日お知らせ済み)※

設備に対する維持管理の簡素化
燃料を使用済燃料プールで一括管理することにより、安全管理面において一層の向上を図る。

当社は、緊急事態解除宣言時に原子力安全委員会から示された４項目の留意事項＊１
を踏まえ、引き続き復旧計画に基づく原子力災害事後対策を進め、さらなる信頼性向上に努めてまいります。
なお、留意事項のうち４．については、平成 24 年３月末までに対象系統の抽出を行い、現在、各対象系統への影響について評価を実施中です。
以上【添付資料】
・資料１ 福島第二原子力発電所 復旧計画に基づく作業の進捗状況（平成 24 年 10 月末現在）
・資料２＜写真＞ 復旧計画に基づく主な作業状況（平成 24 年 10 月）
・１号機 原子炉建屋付属棟内 電源盤（M/C 1HPCS）の搬入完了
・１号機 原子炉建屋付属棟内 電源盤（P/C 1C-1）の本設化完了・１号機 原子炉建屋付属棟内 非常用ディーゼル発電機（Ａ）制御盤の据付完了
・１号機 原子炉建屋付属棟内 非常用ディーゼル発電機（Ｈ）の搬入完了
・１号機 原子炉建屋内 残留熱除去系（Ｃ系）電動機の本設化完了・２号機 海水熱交換器建屋内 電源盤（P/C 2D-2）の搬入・据付完了
・２号機 海水熱交換器建屋内 高圧炉心スプレイ系補機冷却海水系の本設化完了・３号機 原子炉冷却材浄化系のパージライン（Ａ系・Ｂ系）の本設化完了・資料３４号機 燃料移動作業の流れ（作業実績）3

＊１

原子力安全委員会から示された４項目の留意事項
平成 23 年 12 月 26 日、原子力安全委員会から内閣総理大臣に対して、当社福島第二原子力発電所に係る原子力緊急事態解除宣言を行っても差し支え無い旨の意見が示されるとともに、同宣言を行うにあたっての留意事項が示された。また、平成 24
年１月 11 日、経済産業省原子力安全・保安院から、福島第二原子力発電所の復旧計
画の策定およびその実施にあたっては、当該留意事項について対応するよう指示があった。
１．福島第二原子力発電所の一部の設備については、仮設設備となっており、これらの設備について適切に維持管理を行うこと。また、計画的に仮設設備の依存度を下げること。
２．残留熱除去系の一部等の安全設備が復旧していないことから、それらが復旧するまでの間、状況に応じて適切な管理を行うこと。また、自然災害等に備えて、更なる安全確保に万全を期すこと。
３．作業員の安全を含め安全管理に徹底を期すこと。
４．冷温停止にいたるまでに、通常時と異なる圧力・温度等の履歴があったことを踏まえ、施設に対するこれらの影響を検討すること。

4

資料１
進捗に係わる各ステップの日付の定義は以下のとおり。
○
○
○
○

撤去
発電所搬入
現場据付
機能確認

→
→
→
→

○
○

本設切替
→
本設化完了予定 →対象設備を取り外し、搬出が完了した日
対象設備の工場修理（新規製作）後、構内の設置建屋への搬入が完了した日
対象設備をすべて架台に設置完了した日
対象設備単体が復旧し、系統として機能することを確認した日（例）電源盤であれば受電した日、設備であれば系統復旧後（電源除く）の試験運転を実施し問題ないことを確認した日

福島第二原子力発電所

復旧計画に基づく作業の進捗状況（平成24年10月末現在）
凡例： ■：実施中，点検中，修理中 ■：完了 ■：未着手 ■：実施対象外
日付は終了（完了）日を記入□：前回の月報からの更新箇所

１号機 （1/2）
対象設備
６．９ｋV

４８０V

電源系

電源系

作業内容

ィー

ゼ
ル
発
電
設
備

発電機
ディーゼル機関

撤去

発電所搬入

現場据付

機能確認

H24.3.28

H24.9.27

本設化
完了予定

電源盤 (M/C 1C)新規製作

H23.10.31

H24.3.15

H系

電源盤 (M/C 1HPCS)新規製作

H24.8.29

H24.10.24

C-1系

電源盤 (P/C 1C-1)新規製作

H23.12.7

H24.4.13

H24.4.19

C-2系

電源盤 (P/C 1C-2)新規製作

H23.11.11

H24.7.3

H24.7.10

H24．下期

D-2系 電源盤 (P/C 1D-2)新規製作

A系

H24．下期
H24.10.29

H24.10.29

H23.12.14

H24.6.12

H24.6.18

H24．下期

H24.8.2

H24.9.21

H24.10.1

H24．下期

新規製作及び修理

H23.8.29

H24.8.20

H24.8.31

H24．下期

修理

H24．下期

新規製作及び修理

H24.1.23

制御盤関係

新規製作

H23.11.15

発電機

新規製作及び修理

H23.10.19

H系

H24.9.27

新規製作

補助設備

ディーゼル機関

本設切替

C系

制御盤関係
非
常
用
デ

等

仮設から本設に切り替えた日（主に電源）
本設化完了の予定時期（完了したものは、完了日）

H24．下期
H24．下期
H24.10.18

H24．下期

修理

H24．下期

補助設備

新規製作及び修理

H24.1.23

H24．下期

充電器

新規製作

H23.9.16

H24．下期

新規製作

H23.6.3

地震計

新規製作・取替

H24.8.3

低圧炉心スプレイ系

高圧電源(M/C 1C)系及びケーブルの復旧

直流電源

蓄電池

H系

H24．下期
H24.6.1

H24.6.13

H24.8.6

H24.8.6
H2４．下期5

社内自主検査資料１

福島第二原子力発電所

復旧計画に基づく作業の進捗状況（平成24年10月末現在）
凡例： ■：実施中，点検中，修理中 ■：完了 ■：未着手 ■：実施対象外
日付は終了（完了）日を記入□：前回の月報からの更新箇所

１号機 （2/2）
対象設備
残留熱除去系

残留熱除去機器冷却系

作業内容
A系

高圧電源(M/C 1C)系及びケーブルの復旧

撤去

発電所搬入

現場据付

機能確認

本設切替

H23.11.17

本設化完了予定
H24．下期C系

高圧電源 (M/C 1C)系及びケーブルの復旧

A系

電源 (P/C 1C-2)系及びケーブルの復旧

H23.10.26

H23.10.27

H23.11.9

H24．下期

B系

電源(P/C 1D-2)系及びケーブルの復旧

H23.9.20

H23.9.21

H23.9.26

H24．下期

H24.10.22

H24.10.22

H24.10.22

C系

電源(P/C 1C-2)系及びケーブルの復旧

H24.5.22

H24.5.22

H24.7.24

H24．下期D系

電源 (P/C 1D-2)系及びケーブルの復旧

H23.9.20

H23.9.20

H24.3.15

H24．下期

A系

電源(P/C 1C-2)系及びケーブルの復旧

H23.8.5

H23.11.2

H23.11.11

H24．下期

H24.4.5

H24.4.12

H24．下期

H23.8.5

H24.5.15

B系

電源(P/C 1D-2)系及びケーブルの復旧

C系

電源 (P/C 1C-2)系及びケーブルの復旧

D系

電源(P/C 1D-2)系及びケーブルの復旧

H24.1.6

H24.1.12

H24．下期

A系

電源(P/C 1C-2)系及びケーブルの復旧

H23.10.26

H23.10.27

H23.11.4

H24．下期

B系

電源(P/C 1D-2)系及びケーブルの復旧

H23.11.22

H23.11.25

H23.11.26

H24．下期

A系

電源(P/C 1C-1)系及びケーブルの復旧及びパージライ
ン本設化

H24．下期B系

パージライン本設化

H24．下期

高圧炉心スプレイ系

高圧電源(M/C 1HPCS)系及びケーブルの復旧

H24．下期

高圧炉心スプレイ系補機冷却系

高圧電源(M/C 1HPCS)系及びケーブルの復旧

H24．下期

高圧炉心スプレイ系補機冷却海水系

高圧電源(M/C 1HPCS)系及びケーブルの復旧

残留熱除去機器冷却海水系

非常用ディーゼル発電設備冷却系

原子炉冷却材浄化系

H24．下期

H24．下期

A系

電源 (P/C 1C-2)系及びケーブルの復旧

H24.6.12

H24.6.13

H24.6.19

H24．下期

B系

電源(P/C 1D-2)系及びケーブルの復旧

H23.7.2

H23.7.4

H23.7.14

H24．下期

復水補給水系

A系

電源 (P/C 1C-1)系及びケーブルの復旧

H24．下期

非常用ガス処理系

A系

電源 (P/C 1C-1)系及びケーブルの復旧

H24．下期

原子炉補機冷却系＊M/C ： Metal-Clad Switch Gear ／ メタクラ
所内高電圧回路に使用される動力電源盤で、磁気遮断器または真空遮断器、保護継電器、付属計器をコンパクトに収納したもの。
＊P/C ： Power Center ／ パワーセンター
所内低電圧回路に使用される動力電源盤で気中遮断器（ＡＣＢ）、保護継電器、付属計器をコンパクトに収納したもの。

現在の進捗状況の割合は５５% です。

（前月50％）

注）進捗状況の割合（％）＝（完了のマス数）／（撤去から本設切替までの全マス数ー実施対象外マス数）×100※本設化完了後に実施する社内自主検査において、復旧計画に係る対象設備の健全性確認を行うこととしています。

＊パージライン：原子炉冷却材浄化系循環ポンプの封水ライン

6

社内自主検査資料１

福島第二原子力発電所

復旧計画に基づく作業の進捗状況（平成24年10月末現在）
凡例： ■：実施中，点検中，修理中 ■：完了 ■：未着手 ■：実施対象外
日付は終了（完了）日を記入□：前回の月報からの更新箇所

２号機
対象設備
４８０V

作業内容

撤去

発電所搬入

現場据付

機能確認

本設切替

本設化
完了予定

C-2系

電源盤(P/C 2C-2)新規製作

H24.6.13

H24.9.3

H24.9.11

H24．下期

D-2系

電源盤 (P/C 2D-2)新規製作

H24.7.6

H24.10.15

H24.10.29

H24．下期

A系

電源(P/C 2C-2)系及びケーブルの復旧

H23.8.6

H24．下期

B系

電源(P/C 2D-2)系及びケーブルの復旧

H23.3.14

H24．下期

C系

電源(P/C 2C-2)系及びケーブルの復旧

D系

電源(P/C 2D-2)系及びケーブルの復旧

A系

電源(P/C 2C-2)系及びケーブルの復旧

H23.7.28

H23.7.28

B系

電源(P/C 2D-2)系及びケーブルの復旧

H24.3.1

H24.9.11

H24．下期

C系

電源(P/C 2C-2)系及びケーブルの復旧

H23.8.2

H24.9.13

H24．下期

D系

電源(P/C 2D-2)系及びケーブルの復旧

H23.9.12

H23.9.12

H23.10.12

H24．下期

A系

電源(P/C 2C-2)系及びケーブルの復旧

H23.7.26

H23.7.26

H23.8.3

H24．下期

B系

電源(P/C 2D-2)系及びケーブルの復旧

H23.3.14

H24．下期

A系

電源(P/C 2C-2)系及びケーブルの復旧

H24.6.5

H24.6.5

H24.6.14

H24．下期

B系

電源(P/C 2D-2)系及びケーブルの復旧

H23.6.28

H23.6.28

H23.7.12

H24．下期A系

パージライン本設化

H24．下期B系

パージライン本設化

H24．下期電源系

残留熱除去機器冷却系
H24．下期
H23.3.24

H24．下期

H23.8.6

H24．下期

残留熱除去機器冷却海水系

非常用ディーゼル発電設備冷却系

原子炉補機冷却系

原子炉冷却材浄化系

高圧炉心スプレイ系補機冷却海水系

電動機新規製作＊P/C ： Power Center ／ パワーセンター
所内低電圧回路に使用される動力電源盤で気中遮断器（ＡＣＢ）、保護継電器、付属計器をコンパクトに収納したもの。
＊パージライン：原子炉冷却材浄化系循環ポンプの封水ライン

H23.9.2

H24.10.3

現在の進捗状況の割合はH24.10.3

H24.10.11

63% です。

H24.10.11（前月53％）

注）進捗状況の割合（％）＝（完了のマス数）／（撤去から本設切替までの全マス数ー実施対象外マス数）×１００※本設化完了後に実施する社内自主検査において、復旧計画に係る対象設備の健全性確認を行うこととしています。

7

社内自主検査資料１

福島第二原子力発電所

復旧計画に基づく作業の進捗状況（平成24年10月末現在）
凡例： ■：実施中，点検中，修理中 ■：完了 ■：未着手 ■：実施対象外
日付は終了（完了）日を記入□：前回の月報からの更新箇所

３号機
対象設備
４８０V

電源系

作業内容

撤去

発電所搬入

現場据付

機能確認

H23.9.15

H24.1.26

H24.1.27

H24.8.27

本設切替

本設化完了

社内自主検査H24.8.27

H24.9.28

C-2系

電源盤(P/C 3C-2)新規製作

A系

電源(P/C 3C-2)系及びケーブルの復旧

H23.8.2

H23.8.3

H23.8.26

H24.9.12

H24.9.12

H24.9.28

C系

電源(P/C 3C-2)系及びケーブルの復旧

H23.8.29

H23.8.30

H23.9.9

H24.9.13

H24.9.13

H24.9.28

A系

電源(P/C 3C-2)系及びケーブルの復旧

H23.8.24

H23.8.24

H23.8.30

H24.9.11

H24.9.11

H24.9.28

C系

電源(P/C 3C-2)系及びケーブルの復旧

H23.9.5

H23.9.7

H23.9.14

H24.9.11

H24.9.11

H24.9.28

A系

電源(P/C 3C-2)系及びケーブルの復旧

H23.8.2

H23.8.3

H23.8.23

H24.9.6

H24.9.6

H24.9.28

A系

パージライン本設化

H24.10.4

H24.10.4

H24.10.11

B系

パージライン本設化

H24.10.11

H24.10.11

H24.10.11

残留熱除去機器冷却系

残留熱除去機器冷却海水系

非常用ディーゼル発電設備冷却系

原子炉冷却材浄化系＊P/C ： Power Center ／ パワーセンター
所内低電圧回路に使用される動力電源盤で気中遮断器（ＡＣＢ）、保護継電器、付属計器をコンパクトに収納したもの。

平成24年10月1１日、復旧が完了（100％ ）しました。

＊パージライン：原子炉冷却材浄化系循環ポンプの封水ライン（前月92％）
注）進捗状況の割合（％）＝（完了のマス数）／（撤去から本設切替までの全マス数ー実施対象外マス数）×１００※本設化完了後に実施した社内自主検査において、復旧計画に係る対象設備の健全性確認を行いました。

8

資料１

福島第二原子力発電所

復旧計画に基づく作業の進捗状況（平成24年10月末現在）
凡例： ■：実施中，点検中，修理中 ■：完了 ■：未着手 ■：実施対象外
日付は終了（完了）日を記入□：前回の月報からの更新箇所

４号機
対象設備

４８０V

作業内容

撤去

発電所搬入

現場据付

機能確認

本設切替

本設化完了

社内自主検査C-2系

電源盤(P/C 4C-2)新規製作

H23.9.7

H23.12.2

H23.12.9

H24.1.30

H24.1.30

H24.5.15

D-2系

電源盤(P/C 4D-2)新規製作

H23.9.30

H24.2.28

H24.3.8

H24.3.23

H24.3.23

H24.5.16

A系

電源(P/C 4C-2)系及びケーブルの復旧

H23.7.8

H23.7.8

H23.7.25

H24.2.24

H24.2.24

H24.5.15

B系

電源(P/C 4D-2)系及びケーブルの復旧

H23.7.5

H23.7.5

H23.7.7

H24.4.11

H24.4.11

H24.5.16

C系

電源(P/C 4C-2)系及びケーブルの復旧

H24.4.19

H24.4.19

H24.4.26

H24.4.26

H24.4.26

H24.5.15

D系

電源(P/C 4D-2)系及びケーブルの復旧

H23.9.5

H23.9.5

H23.9.29

H24.4.12

H24.4.12

H24.5.16

A系

電源(P/C 4C-2)系及びケーブルの復旧

H23.7.27

H23.7.27

H23.8.2

H24.2.24

H24.2.24

H24.5.15

B系

電源(P/C 4D-2)系及びケーブルの復旧

H23.9.7

H23.9.7

H23.9.21

H24.4.11

H24.4.11

H24.5.16

C系

電源(P/C 4C-2)系及びケーブルの復旧

H23.7.27

H24.4.18

H24.4.26

H24.4.26

H24.4.26

H24.5.15

D系

電源(P/C 4D-2)系及びケーブルの復旧

H24.4.17

H24.4.17

H24.4.25

H24.4.25

H24.4.25

H24.5.16

A系

電源(P/C 4C-2)系及びケーブルの復旧

H23.7.8

H23.7.8

H23.7.21

H24.2.24

H24.2.24

H24.5.15

B系

電源(P/C 4D-2)系及びケーブルの復旧

H23.3.14

H24.4.12

H24.4.12

H24.5.16

A系

パージライン本設化

H24.5.11

H24.5.11

H24.5.17

B系

パージライン本設化

H24.5.17

H24.5.17

H24.5.17

電源系

残留熱除去機器冷却系

残留熱除去機器冷却海水系

非常用ディーゼル発電設備冷却系

原子炉冷却材浄化系＊P/C ： Power Center ／ パワーセンター
所内低電圧回路に使用される動力電源盤で気中遮断器（ＡＣＢ）、保護継電器、付属計器をコンパクトに収納したもの。
＊パージライン：原子炉冷却材浄化系循環ポンプの封水ライン

平成24年５月17日、復旧が完了（100％ ）しました。

注）進捗状況の割合（％）＝（完了のマス数）／（撤去から本設切替までの全マス数ー実施対象外マス数）×１００※本設化完了後に実施した社内自主検査において、復旧計画に係る対象設備の健全性確認を行いました。

9

資料１

福島第二原子力発電所

復旧計画に基づく作業の進捗状況（平成24年10月末現在）
凡例： ■：実施中，点検中，修理中 ■：完了 ■：未着手 ■：実施対象外
日付は終了（完了）日を記入□：前回の月報からの更新箇所

共通設備
対象設備

点検内容
１・２号

新規製作・取替

３・４号

新規製作・取替

撤去

発電所搬入

現場据付

機能確認

本設切替

本設化
完了予定

社内自主検査H24.下期

放水口モニタH24.9.4

現在の進捗状況の割合はH24.9.11

H24.9.21

H24.9.21

50% です。

H24.9.21（前月50％）

注）進捗状況の割合（％）＝（完了のマス数）／（撤去から本設切替までの全マス数ー実施対象外マス数）×１００※本設化完了後に実施する社内自主検査において、復旧計画に係る対象設備の健全性確認を行うこととしています。

10

H24.9.21

資料２＜写真＞ 復旧計画に基づく主な作業状況（平成24年10月）●１号機 原子炉建屋付属棟内 電源盤（M/C 1HPCS）の搬入完了（10月24日）

津波の影響を受けた１号機原子炉建屋付属棟内の電源盤（M/C 1HPCS）については、新たに製作し、10月24日までに搬入が完了しました。

電源盤（M/C １ＨPCS）

N

海

海水熱交換器建屋
タービン建屋
原子炉建屋

：設置箇所
４号機

３号機

２号機

１号機

①クレーン車による吊り上げ作業の様子（平成24年10月24日撮影）②建屋内への搬入作業の様子③電源盤（M/C 1HPCS）搬入状況（平成24年10月24日撮影）【平成24年10月24日搬入完了】（平成24年10月24日撮影）

11●１号機 原子炉建屋付属棟内 電源盤（P/C 1C-1）の本設化完了（10月29日）
津波の影響を受けた１号機原子炉建屋付属棟内の電源盤（P/C 1C-1）については、10月29日に機能確認を終え、本設化が完了しました。

海電源盤（P/C 1C-1）

N
海水熱交換器建屋
タービン建屋
原子炉建屋

：設置箇所
４号機

３号機

２号機

１号機

機能確認の様子【平成24年10月29日機能確認完了】（平成24年10月29日撮影）●１号機 原子炉建屋付属棟内 非常用ディーゼル発電機（Ａ）制御盤の据付完了（10月1日）

津波の影響を受けた１号機原子炉建屋付属棟内の非常用ディーゼル発電機（Ａ）の制御盤については、新たに製作し、10月1日までに据付が完了しました。

海

制御盤

N
海水熱交換器建屋
タービン建屋
原子炉建屋

：設置箇所
４号機

３号機

２号機

１号機

制御盤の設置状況【平成24年10月１日据付完了】（平成24年10月19日撮影）

12●１号機 原子炉建屋付属棟内 非常用ディーゼル発電機（Ｈ）の搬入完了（10月18日）
津波の影響を受けた１号機原子炉建屋付属棟内の非常用ディーゼル発電機＊（Ｈ）については、
新規製作等を行っていた発電機の搬入が10月18日までに完了しました。
＊発電機は、発電するための磁界を発生する回転子巻線（ディーゼルエンジンの力で回転）と発電した電気が流れる固定子巻線から構成されています。
発電機回転子･･･ディーゼルエンジンより動力を得て回転する部分。回転子に励磁電流を流すことで磁界を作る。（回転磁界）
発電機固定子･･･回転子の周りに固定されたコイル。回転子で作られた回転磁界により起電力を得て発電する。

非常用ディーゼル発電機 概略図
海N

ディーゼル機関発電機

海水熱交換器建屋
タービン建屋
原子炉建屋

４号機

３号機

２号機

１号機

：設置箇所

●発電機固定子・回転子の搬入状況
発電機固定子発電機固定子クレーン車による吊り上げ作業の様子

建屋内への吊り下げ作業の様子【平成24年10月15日搬入完了】（平成24年10月15日撮影）（平成24年10月15日撮影）
発電機回転子発電機回転子クレーン車による吊り上げ作業の様子

建屋内への吊り下げ作業の様子【平成24年10月18日搬入完了】（平成24年10月18日撮影）（平成24年10月18日撮影）

13●１号機 原子炉建屋内 残留熱除去系（Ｃ系）電動機の本設化完了（10月22日）
９月27日に電源盤（M/C 1C）が復旧し、残留熱除去系（Ａ系）電動機の電源確保が完了したことから、残留熱除去系（Ａ系）電動機に供給していた電源を残留熱除去系（Ｃ系）に戻して10月22日に電動機の試運転を行い、機能に問題がないことを確認しました。

N

海

海水熱交換器建屋
タービン建屋
原子炉建屋

：設置箇所
４号機

３号機

２号機

残留熱除去系（Ｃ系）電動機１号機

残留熱除去系（Ｃ系）電動機【平成24年10月22日機能確認完了】（平成24年10月29日撮影）●２号機 海水熱交換器建屋内 電源盤（P/C 2D-2）の搬入・据付完了（10月29日）
津波の影響を受けた２号機海水熱交換器建屋内の電源盤（P/C 2D-2）については、新たに製作し、10月29日までに搬入・据付が完了しました。

N

海

電源盤
（P/C 2D-2）

海水熱交換器建屋
タービン建屋
原子炉建屋

：設置箇所
４号機

３号機

２号機

１号機

クレーン車による吊り上げ作業の様子（平成24年10月16日撮影）

搬入作業の様子

電源盤（P/C 2D-2）据付完了（平成24年10月16日撮影）【平成24年10月29日据付完了】（平成24年10月29日撮影）

14●２号機 海水熱交換器建屋内 高圧炉心スプレイ系補機冷却海水系の本設化完了（10月11日）

津波の影響をうけた２号機海水熱交換器建屋内の高圧炉心スプレイ系補機冷却海水系の電動機については、新規製作後、10月３日に搬入・据付、10月11日までに試運転を行い、機能に問題がないことを確認しました。

N

海

高圧炉心スプレイ系補機
冷却海水系電動機

海水熱交換器建屋
タービン建屋
原子炉建屋

：設置箇所
４号機

３号機

２号機

１号機

電動機据付後の機能確認（試運転時の振動測定）【平成24年10月11日本設化完了】（平成24年10月11日撮影）

15

●３号機 原子炉冷却材浄化系のパージライン（Ａ系・Ｂ系）の本設化完了（10月11日）

３号機原子炉冷却材浄化系＊1のパージライン＊2（Ａ系・Ｂ系）については、平成24年10月11日までに、仮設ホースから本設配管への切替、通水試
験等を実施し、機能に問題がないことを確認しま
した。

N

海

海水熱交換器建屋

タービン建屋
原子炉建屋＊１

原子炉水中の不純物を除去し水質を維持する系統であり、また、
炉内の余剰水を排出して原子炉の水位を制御するためにも使用する。

＊２

原子炉冷却材浄化系循環ポンプの封水ライン。
４号機

３号機

２号機

１号機

：設置箇所

Ｂ系

Ａ系

仮設ホース

原子炉冷却材浄化系のパージライン
仮設ホースでの接続状況

原子炉冷却材浄化系のパージライン
仮設ホースでの接続状況（拡大）（平成24年７月６日撮影）（平成24年７月６日撮影）

Ｂ系

Ａ系

パージライン（Ａ系・Ｂ系）本設配管への切替後の様子【平成24年10月11日本設化完了】（平成24年10月29日撮影）

16

資料３

＜写真＞

その他の主な作業（平成24年10月）●４号機 燃料移動作業の流れ（作業実績）
平成24年10月１日から10月24日にかけて、４号機原子炉内の全燃料集合体(764体)を使用済燃料
プールに移動しました。

●原子炉・使用済燃料プールの配置
原子炉建屋天井クレーン

蒸気乾燥器及び気水分離器仮置
ピット

使用済燃料プール

約20ｍ

燃料取替機

使用済燃料
ラック

約12ｍ

原子炉

約14ｍ

約15ｍ

約49ｍ

約13ｍ

約50ｍ

平面図（原子炉建屋６階）

断面図
燃料取替機

燃料つかみ装置
原子炉
４号機原子炉建屋６階

平成24年10月23日撮影●原子炉からの燃料取出
燃料取替機
蒸気乾燥器及び気水分離器仮置ピット

使用済燃料プール

約８ｍ

約12ｍ

約16ｍ

約26ｍ

燃料集合体
約4.5m

③吊り上げた燃料集合体を、使用済燃料プールへ
水中移動し、使用済燃料ラック内へ吊り下げる。

①燃料取替機に装着された燃料つかみ装置を原子炉内の燃料集合体位置へ降下する。
②燃料つかみ装置によって燃料集合体を吊り上げる。

17

①

⑤

●燃料移動作業の流れ

蒸気乾燥器及び気水分離器仮置
ピット

燃料取替機
原子炉

②③④

使用済燃料プール⑥⑦

写真①～⑦の位置図（原子炉建屋６階）①燃料つかみ装置を原子炉内へ降下

燃料集合体

ダブルブレードガイド
炉心から燃料集合体を取り出す際に、制御棒の自立性を補助する役割として挿入するもの。

燃料つかみ装置②燃料集合体取り出しの様子(1)③燃料集合体取り出しの様子(2)④吊り上げた燃料集合体を使用済燃料プールへ移動(1)⑤吊り上げた燃料集合体を使用済燃料プールへ移動(2)⑥使用済燃料ラックへの挿入(1)⑦使用済燃料ラックへの挿入(2)18