令和３年２月報告書（案）

東京電力ホールディングス株式会社
柏崎刈羽原子力発電所
令和２年度（第３四半期）
原子力規制検査報告書（案）

令和３年２月実用炉監視部門
専門検査部門令和３年２月報告書（案）目次
１．実施概要 ............................................................................................................................................................ 1
２．指摘事項概要一覧 ........................................................................................................................................ 1
３．運転等の状況 ................................................................................................................................................... 3４．検査内容 ............................................................................................................................................................ 3
５．検査結果 ............................................................................................................................................................ 6
６．確認資料 ............................................................................................................................................................ 9令和３年２月報告書（案）

１．実施概要（１）事業者名：東京電力ホールディングス株式会社（２）事業所名：柏崎刈羽原子力発電所（３）検査実施期間：令和２年１０月１日〜令和２年１２月３１日（４）検査実施者：柏崎刈羽原子力規制事務所
渡邉 健一
黒川 武雄
百瀬 元善
前澤 直人
石井 真一
原子力規制部検査グループ専門検査部門
上田 洋
平川 圭司
平井 隆
北村 博史
足立 恭二
渋谷 徹
検査補助者：柏崎刈羽原子力規制事務所
佐藤 末明
新通 智
河村 浩史
２．指摘事項概要一覧（１）
件名

柏崎刈羽原子力発電所６号機 安全処置の不備による使用済燃料
プール冷却浄化系ポンプ（Ｂ）の自動停止

監視領域(小分類）

閉じ込めの維持

ガイド
検査項目
検査対象

ＢＭ０１１０ 作業管理
作業管理
６号機 使用済燃料プール冷却浄化系ポンプ（Ｂ）の自動停止

指摘事項の重要度／
緑 ／ ＳＬⅣ（通知なし）
深刻度1令和３年２月報告書（案）

指摘事項等の概要

原子炉停止中の柏崎刈羽原子力発電所６号機において、使用済
燃料プール冷却浄化系（以下「ＦＰＣ」という。）の弁（Ｇ４１−ＡＯ−Ｆ
００７Ｂ）を駆動部の点検のために開操作したところ、運転中のＦＰＣポンプ（Ｂ)が「ＦＰＣポンプ（Ｂ)吐出流量高」警報によりトリップし、使用済
燃料プールの冷却が停止した。その後、事業者はＦＰＣ系統に異常のないことを確認して、FPC ポンプ（Ｂ）を２８分後に起動した。停止期間における使用済燃料プールの水温の上昇は認められず、保安規定で要求される運転上の制限である使用済燃料プールの水温６５℃を超えることはなかった。
開操作した弁は FPC 系統内の運転中の系統と停止中の系統のバウンダリとなる弁であり、操作する場合は系統流量の調整や当該弁前
後の均圧操作等の事前の対応が必要であった。しかし、点検の計画段階において設備管理箇所（以下「当直」という。）と設備保全箇所（以下「保全」という。）との検討が十分ではなかったことから、当直は駆動部の点検では開操作がないものとして安全処置リストを作成し、安全処置通知書について当直長の承認を受けた。また、保全は「作業管理マニュアル」に「作業期間中は、操作禁止タグが取り付けられている機器について、タグ記載内容に反する操作を行ってはならない」とあるにもかかわらず、当直に確認することのないまま、制御盤操作スイッチに操作禁止タグが取り付けられた当該弁の開操作を施工要領書に従って現場で実施した。
その結果として本事象に至ったことは、管理された状態での業務の実施を求めている保安規定第３条「７．５．１ 業務の管理」を遵守しているとはいえない。また、当該弁の開操作によりＦＰＣポンプがトリップする可能性は容易に予測でき、防止することが可能であったと考えられることから、パフォーマンスの劣化に該当する。
使用済燃料プールの冷却が一時的に停止した本事象は「閉じ込めの維持」の監視領域（小分類）の目的に悪影響を及ぼしており、検査指摘事項に該当する。
また、本事象による使用済燃料プールの水温上昇は認められず、深刻度評価でも考慮すべき問題点は確認されなかったことから「緑―SLⅣ（通知なし）」と判定した。

指摘年月日
整理番号

令和３年１月７日
J05-202101-012

令和３年２月報告書（案）３．運転等の状況
号機

出力(万 kW)

１号機

１１０．０

停止中

２号機

１１０．０

停止中

３号機

１１０．０

停止中

４号機

１１０．０

停止中

５号機

１１０．０

停止中

６号機

１３５．６

停止中

７号機

１３５．６

停止中

検査期間中の運転、停止、廃止措置及び建設の状況

４．検査内容検査は、検査対象に対して適切な検査運用ガイド（以下単に「ガイド」という。）を使用して実施した。検査対象については、原子力検査官が事前に入手した現状の施設の運用や保安に関する事項、安全活動の状況、リスク情報等を踏まえて選定し、検査を行った。検査においては、事業者の実際の安全活動、社内基準、記録類の確認、関係者への聞き取り等により活動状況を確認した。ガイドは、原子力規制委員会ホームページに掲載されている。
第３四半期は、以下のとおり検査を実施した。
４．１ 日常検査（１）ガイド BM0020 定期事業者検査に対する監督
検査項目 定期事業者検査
検査対象１）７号機 原子炉建屋天井クレーン機能検査（２）ガイド BM0060 保全の有効性評価
検査項目 保全の有効性評価
検査対象
１）換気空調系バグフィルタの保全方式（３）ガイド BM0110 作業管理
検査項目 作業管理
検査対象
１）５号機 燃料移送ポンプ（C）吐出積算流量計分解点検
２）２号機 常用系プロセス放射線モニタ A 伝送中央演算処理装置基板交換
３）４号機 非常用ディーゼル発電機（Ｂ）起動時周波数挙動の異常からの復旧
3令和３年２月報告書（案）４）第一ガスタービン発電機地下軽油タンク室の基礎工事
５）６号機 使用済燃料プール冷却浄化系ポンプ（Ｂ）の自動停止（指摘事項あり）（４）ガイド BO0010 サーベイランス試験
検査項目 標準的な検査
検査対象
１）７号機 非常用ディーゼル発電機手動起動試験（Ａ系）
２）１号機 中央制御室非常用換気空調系手動起動試験（５）ガイド BO1040 動作可能性判断及び機能性評価
検査項目 動作可能性判断及び機能性評価
検査対象
１）１号機 中央制御室非常用換気空調系手動起動試験
２）６号機 非常用ディーゼル発電機（Ａ）定例試験中の不具合発生への対応状況
３）７号機 原子炉建屋気密確認における差圧低下（６）ガイド BO1070 運転員能力
検査項目 中央制御室・現場での運転員の活動状況
検査対象
１）中央制御室での引継業務（７）ガイド BE0020 火災防護
検査項目 四半期検査
検査対象
１）７号機 原子炉建屋 防火戸・耐火扉の管理状況
検査項目 年次検査
検査対象
１）新規制基準対応によるマニュアルの改定、新規制定（柏崎市消防本部合同消防訓練 森林火災を想定した消火活動訓練）（８）ガイド BE0060 重大事故等対応要員の能力維持
検査項目 重大事故等発生時に係る力量の維持向上のための教育及び訓練
検査対象
１）重大事故等対処及び大規模損壊対処に使用する展張車（自主設備）の保全要領等（９）ガイド BE0100 津波防護4

令和３年２月報告書（案）

検査項目 津波防護
検査対象
１）水密扉
（１０）ガイド BR0010 放射線被ばくの管理
検査項目 放射線被ばくの管理
検査対象
１）４号機 濃縮廃液タンク（B）点検（１１）ガイド BR0070 放射性固体廃棄物等の管理検査項目 放射性固体廃棄物等の管理
検査対象
１）低線量ドラム缶の構内運搬に係る手順不遵守
４．２ チーム検査（１）ガイド BM0010 使用前事業者検査に対する監督
検査項目 使用前事業者検査（変更工事）
検査対象
１）７号機 原子炉冷却系統施設
非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備（高圧炉心注水系）
２）７号機 原子炉格納施設
圧力低減設備その他の安全設備
３）７号機 その他発電用原子炉の附属施設（非常用電源設備）
現場ウォークダウン（DGFO 主配管の寸法測定状況確認）
４）７号機 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設
使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備
５）７号機 その他発電用原子炉の附属施設（非常用電源設備）
非常用発電装置（ガスタービン発電機）
６）７号機 その他発電用原子炉の附属施設（非常用電源設備）
非常用発電装置（電源車）
７）７号機 計測制御系統施設
５号機屋外緊急連絡用インターフォン（インターフォン） （６，７号機共用）
８）７号機 放射線管理施設
二次遮蔽壁
９）７号機 原子炉格納施設
原子炉建屋機器搬出入口
5令和３年２月報告書（案）１０）７号機 その他発電用原子炉の附属施設（浸水防護施設）
止水堰１１）７号機 原子炉格納施設
格納容器圧力逃がし装置（フィルタベント）
１２）７号機 原子炉格納施設
可燃性ガス濃度制御系
１３）７号機 原子炉格納施設
燃料取替床ブローアウトパネル閉止装置

５．検査結果５．１ 指摘事項の詳細（１）
件名

柏崎刈羽原子力発電所６号機 安全処置の不備による使用済燃料
プール冷却浄化系ポンプ（Ｂ）の自動停止

監視領域(小分類）

閉じ込めの維持

ガイド
検査項目
検査対象

ＢＭ０１１０ 作業管理
作業管理
６号機 使用済燃料プール冷却浄化系ポンプ（Ｂ）の自動停止

指摘事項の重要度／
緑 ／ ＳＬⅣ（通知なし）
深刻度
指摘事項等の概要

原子炉停止中の柏崎刈羽原子力発電所６号機において、使用済
燃料プール冷却浄化系（以下「ＦＰＣ」という。）の弁（Ｇ４１−ＡＯ−Ｆ
００７Ｂ）を駆動部の点検のために開操作したところ、運転中のＦＰＣポンプ（Ｂ)が「ＦＰＣポンプ（Ｂ)吐出流量高」警報によりトリップし、使用済
燃料プールの冷却が停止した。その後、事業者はＦＰＣ系統に異常のないことを確認して、FPC ポンプ（Ｂ）を２８分後に起動した。停止期間における使用済燃料プールの水温の上昇は認められず、保安規定で要求される運転上の制限である使用済燃料プールの水温６５℃を超えることはなかった。
開操作した弁は FPC 系統内の運転中の系統と停止中の系統のバウンダリとなる弁であり、操作する場合は系統流量の調整や当該弁前
後の均圧操作等の事前の対応が必要であった。しかし、点検の計画段階において設備管理箇所（以下「当直」という。）と設備保全箇所（以下「保全」という。）との検討が十分ではなかったことから、当直は駆動部の点検では開操作がないものとして安全処置リストを作成し、安全処置通知書について当直長の承認を受けた。また、保全は「作業6令和３年２月報告書（案）

管理マニュアル」に「作業期間中は、操作禁止タグが取り付けられている機器について、タグ記載内容に反する操作を行ってはならない」とあるにもかかわらず、当直に確認することのないまま、制御盤操作スイッチに操作禁止タグが取り付けられた当該弁の開操作を施工要領書に従って現場で実施した。
その結果として本事象に至ったことは、管理された状態での業務の実施を求めている保安規定第３条「７．５．１ 業務の管理」を遵守しているとはいえない。また、当該弁の開操作によりＦＰＣポンプがトリップする可能性は容易に予測でき、防止することが可能であったと考えられることから、パフォーマンスの劣化に該当する。
使用済燃料プールの冷却が一時的に停止した本事象は「閉じ込めの維持」の監視領域（小分類）の目的に悪影響を及ぼしており、検査指摘事項に該当する。
また、本事象による使用済燃料プールの水温上昇は認められず、深刻度評価でも考慮すべき問題点は確認されなかったことから「緑―SLⅣ（通知なし）」と判定した。
事象の説明

２０２０年１２月１４日１０時１０分頃、定期事業者検査期間中のため原子炉停止中の柏崎刈羽原子力発電所６号機において、ＦＰ
Ｃの空気作動弁（Ｇ４１−ＡＯ−Ｆ００７Ｂ）を駆動部の点検のために開操作したところ、運転中のＦＰＣポンプ（Ｂ)が「ＦＰＣポンプ（Ｂ)吐出流量高」警報によりトリップし、使用済燃料プールの冷却が停止した。
当時、ＦＰＣポンプ(Ｂ)及びろ過脱塩装置（以下「Ｆ／Ｄ」という。）（Ａ）が運転中であり、開操作をした弁は停止しているＦ／Ｄ（Ｂ）の入口弁であり、運転中の系統と停止中の系統のバウンダリ弁となっていた。そのため当該弁の開操作により瞬間的に系統流量が増加し、「ＦＰＣポンプ（Ｂ)吐出流量高」警報が発生し、ＦＰＣポンプ(Ｂ)のトリップに至った。
その後、当直はＦＰＣ系統に異常のないことを確認し、１０時３８分にＦＰＣポンプ(Ｂ)を再起動し、使用済燃料プールの冷却が復旧した。
使用済燃料プールの水温は約３１．９℃であり、当該ポンプの停止前後で変化はなく、燃料プールの冷却に影響はなかった。

指摘事項の重要度評 ［パフォーマンスの劣化］
価等
事業者の二次文書「作業管理マニュアル」では、バウンダリとなる弁については、当直以外が操作できないＡ区分の安全処置（設備を電気的･機械的に隔離し操作禁止タグを取り付けること）が求められている。また、同マニュアルには「作業期間中は、操作禁止
タグが取り付けられている機器について、タグ記載内容に反する操作を7

令和３年２月報告書（案）

行ってはならない」と記載されている。
開操作した弁は FPC 系統内の運転中の系統と停止中の系統のバウンダリとなるＡ区分の弁であり、操作する場合は当直による系統流量の調整や当該弁前後の均圧操作等の事前の対応が必要であった。しかし、点検の計画段階において当直と保全との検討が十分ではな
く、当該弁の駆動部点検が弁の開操作を伴うことが保全から当直に伝えられなかったことから、当直は点検では開操作がないものとして安全
処置リストを作成し、安全処置通知書について当直長の承認を受けた。保全は作業許可が出たことから点検作業着手が可能と考えて、当直に確認することのないまま、制御盤操作スイッチに操作禁止タグの取り付けられた当該弁の開操作を施工要領書に従って現場で実施した。
その結果として本事象に至ったことは、管理された状態での業務の実施を求めている保安規定第３条「７．５．１ 業務の管理」を遵守しているとはいえない。また、当該弁の開操作によりＦＰＣポンプがトリップする可能性は容易に予測でき、防止することが可能であったと考えられることから、本事象についてパフォーマンスの劣化があったと判断する。
［スクリーニング］
このパフォーマンスの劣化により、ＦＰＣポンプが停止し、使用済燃料
プールの冷却機能が約２８分間喪失した。使用済燃料の冷却は燃料被覆管による放射性物質の閉じ込め機能を維持するために必要であることから、パフォーマンスの劣化は「閉じ込めの維持」の監視領域（小分類）の「ヒューマン･パフォーマンス」の属性に関係付けられ、その目的に悪影響を及ぼしていることから、検査指摘事項に該当する。
［重要度評価］
検査指摘事項の重要度を評価するため「原子力安全に係る重要度評価に関するガイド」「附属書１ 出力運転時の検査指摘事項に対する重要度評価ガイド」「別紙３−閉じ込めの維持のスクリーニングに関する質問」の「Ｄ．使用済燃料プール(SFP)」を適用した。
評価事項Ｄ．１に関して、プール水温には有意な変化はなかった。
Ｄ．２に関して、燃料被覆管の機械的損傷及び放射性物質の放出とは無関係であった。Ｄ．３に関して、プール水の供給喪失とは無関係であった。Ｄ．４に関して、中性子吸収材や燃料束置き違えとは無関係であった。以上のことから、重要度は「緑」と判定する。
規制対応措置

［深刻度評価］
8令和３年２月報告書（案）

検査指摘事項は、管理された状態での業務の実施を求めている保安規定第３条「７．５．１ 業務の管理」の違反であり「原子力規制検査における規制対応措置に関するガイド」に基づき評価を行った結果、深刻度の評価において考慮する「原子力安全への実質的な影
響」「規制活動への影響」「意図的な不正行為」の要素は確認されていないことから、指摘事項の重要度の評価結果を踏まえ、事象の深刻度は「ＳＬⅣ」と判定する。また、既に再発防止のための改善措置活動など適切な是正の検討に着手しており、同ガイド「３．３（２）」の要件を満足することから、違反等の通知は実施しない。
指摘年月日
整理番号

令和３年１月７日
J05-202101-01

５．２ 未決事項なし
５．３ 検査継続案件なし
６．確認資料
６．１ 日常検査（１）ガイド BM0020 定期事業者検査に対する監督
検査項目 定期事業者検査
資料名・ 定期事業者検査要領書 ２０２０年１２月２日（改訂２） Ｋ７−１０−８５−Ｃ−
Ｒ−２
・ 工事監理マニュアル ＮＭ−５５−１ 改１９・ ２０２０年１１月１８日 新燃料搬入時における R/B 天井クレーン補巻新燃料吊上げ荷重について・ ２０２０．１２．８ 定期事業者検査成績書 Ｋ７−１０−８５−Ｃ−Ｒ−２
・ 状態報告 CR10028237 KK-7R R/B 天井クレーン補巻フック損傷状態発見について・ 2020.12.2 その他法定社内検査 検査成績書 クレーン設備定期自主検査（原子炉建屋天井クレーン） Ｋ７−１０−（Ｄ−２）−Ｄ−Ｒ−１３８
・ 状態報告 CR10029748 7 号機原子炉建屋天井クレーンのリミットスイッチレバーの損傷について（２）ガイド BM0060 保全の有効性評価
9令和３年２月報告書（案）

検査項目 保全の有効性評価
資料名・ 技術検討書（換気空調設備バグタイプフィルタの保全方式見直しについて）KK-２
０２０−Ｓ００８２４５Ｒ００
・ 柏崎刈羽原子力発電所 1 号機 原子炉設備点検計画表（特別な保全計画）
2020 年 10 月 22 日（改訂 14）
・ 柏崎刈羽原子力発電所 2 号機 原子炉設備点検計画表（特別な保全計画）
2020 年 9 月 10 日（改訂 13）
・ 柏崎刈羽原子力発電所 3 号機 原子炉設備点検計画表（特別な保全計画）
2020 年 10 月 21 日（改訂 13）
・ 柏崎刈羽原子力発電所 4 号機 原子炉設備点検計画表（特別な保全計画）
2020 年 9 月 10 日（改訂 15）・ 柏崎刈羽原子力発電所 5 号機 原子炉設備点検計画表（特別な保全計画）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

2020 年 10 月 22 日（改訂 10）
点検計画改訂メモ 柏崎刈羽原子力発電所 6 号機 原子炉設備点検計画表（特別な保全計画）重要機器 2020 年 6 月 30 日（改訂 14）
点検計画改訂メモ 柏崎刈羽原子力発電所 6 号機 原子炉設備点検計画表（特別な保全計画）その他機器 2020 年 6 月 30 日（改訂 12）
点検計画改訂メモ 柏崎刈羽原子力発電所 7 号機 原子炉設備点検計画表（特別な保全計画）重要機器 2020 年 6 月 30 日（改訂 18）
点検計画改訂メモ 柏崎刈羽原子力発電所 7 号機 原子炉設備点検計画表（特別な保全計画）その他機器 2020 年 6 月 30 日（改訂 16）
柏崎刈羽原子力発電所 1 号機 RW 設備点検手入工事長期計画表（機械）2020 年 10 月 26 日（改訂 8）
柏崎刈羽原子力発電所 2 号機 RW 設備点検手入工事長期計画表（機械）2020 年 10 月 27 日（改訂 8）
柏崎刈羽原子力発電所 3 号機 RW 設備点検手入工事長期計画表（機械）2020 年 10 月 26 日（改訂 10）
柏崎刈羽原子力発電所 4 号機 RW 設備点検手入工事長期計画表（機械）2020 年 10 月 27 日（改訂 11）
柏崎刈羽原子力発電所 5 号機 RW 設備点検手入工事長期計画表（機械）2020 年 10 月 26 日（改訂 7）
柏崎刈羽原子力発電所 6 号機 RW 設備点検手入工事長期計画表（機械）2020 年 10 月 26 日（改訂 8）
点検計画改訂メモ 柏崎刈羽原子力発電所 1 号機 タービン設備 点検長期計画、検査実施計画表（空調設備）2020 年 11 月 5 日（改訂 4）・ 点検計画改訂メモ 柏崎刈羽原子力発電所 2 号機 タービン設備 点検長期
10

令和３年２月報告書（案）

・
・
・
・
・

計画、検査実施計画表（換気空調）2020 年 11 月 5 日（改訂 3）
点検計画改訂メモ 柏崎刈羽原子力発電所 3 号機 タービン設備 点検長期計画、検査実施計画表（換気空調）2020 年 11 月 5 日（改訂 3）
点検計画改訂メモ 柏崎刈羽原子力発電所 4 号機 タービン設備 点検長期計画、検査実施計画表（換気空調）2020 年 11 月 5 日（改訂 3）
点検計画改訂メモ 柏崎刈羽原子力発電所 5 号機 タービン設備 点検長期
計画検査実施計画表（換気空調設備編）2020 年 11 月 5 日（改訂 2）
点検計画改訂メモ 柏崎刈羽原子力発電所 6 号機 タービン設備 定例点検
長期計画表（換気空調設備編）2020 年 11 月 5 日（改訂 3）
点検計画改訂メモ 柏崎刈羽原子力発電所 7 号機 タービン設備 換気空調
系点検長期計画表 2020 年 11 月 5 日（改訂 2）（３）ガイド BM0110 作業管理
検査項目 作業管理
資料名・ 不適合報告書 SR10358743 Ｋ５ Ｓ 燃料移送ポンプ（Ｃ）吐出積算流量[Y52-FQT003C]ボンネットフランジ下部微量油滲み調査・保全作業依頼
・ Ｋ−５ ＣＰNO.．CL10393870【当直 CL】K5 S M 燃料移送ポンプ（C）吐出積算
流量分解点検アイソレ及び積算流量計バイパスによる確認運転 Rev.1
・ 定例試験記録〔19〕−4 HPCSーDG 燃料移送ポンプ自動起動試験（2020 年 10月 27 日）・ 作業管理 Gr 申し送り書（2020 年 10 月 26 日）
・ 不適合報告書 SR10358884 Ｋ２ Ｓ 常用系ﾌﾟﾛｾｽ放射線ﾓﾆﾀ(D11-Z600A)
動作不良保全作業依頼
・ 工事に係る法令に基づく必要な手続きの要否について（対象機器：原子炉設置（変更）許可申請書及び設計及び工事計画認可申請書で保管又は設置要求があり、許可又は認可を得た設備）件名：K2 常用系プロセス放射線モニタ A 伝送
CPU 基板交換（ＳＲ１０３５８８８４）
・ 【要否検討】K２常用系プロセス放射線モニタ A 伝送 CPU 基板交換
・ 要目表 ３．放射線管理設備 3.1 放射線管理用計測装置 (1)プロセスモニタリ
ング設備・ NE-55-12 設工認手続き及び使用前事業者検査（施設）要否確認マニュアル
2020 年 6 月 5 日（09）・ ODM シート プロセス放射線モニタ A[D11-Z600A]動作不良
・ 作業管理 Gr 申し送り書（20.10.05）
・ 状態報告 CR10030423 ４号機Ｄ／Ｇ（Ｂ）起動後周波数挙動の異常について
・ ４号機Ｄ／Ｇ（Ｂ）起動時周波数挙動の異常に伴う今後の作業手順について
11令和３年２月報告書（案）

・
・
・
・
・
・
・

（2020/12/10）
不適合報告書 SR10328981 第二ＧＴＧ地下タンク漏洩検知管内水発見
不適合報告書 SR10355256 第二ＧＴＧ地下軽油タンク室（Ａ）溜まり水の処理について不適合報告書 SR10359073 第二ＧＴＧ地下軽油タンク室（Ａ）のコンクリートのひび割れについて
工事報告書（ＫＫ６・７号機常設代替交流電源設備設置に伴う土木工事ならびに同関連除却工事）２０１７年３月
軽油タンク基礎 コンクリート詳細図（平成２９年３月）
状態報告 CR10030639 ＫＫ−６Ｒ 使用済燃料プール冷却浄化系ポンプ（Ｂ）の停止および再起動について
６号機 使用済燃料プール冷却浄化系ポンプ（Ｂ）自動停止について 第一保全
部原子炉グループ ２０２０．１２．１４

・ ＮＭ−５１−８ 作業管理マニュアル ２０２０年６月５日 改訂１３
・ ＮＴ−５０００４２６ ＳＨ−２ 柏崎刈羽原子力発電所第６号機 燃料プール冷却浄化系配管計装線図 改訂１０
・ ＮＴ−５０００４２６ ＳＨ−３ 柏崎刈羽原子力発電所第６号機 燃料プール冷却浄化系配管計装線図 改訂５・ ６号機 ＦＰＣポンプ（Ｂ）の停止事象について 第二保全部 原子炉Ｇ 第二運
転管理部 ２０２０年１２月２１日
・ クリアランスリスト 柏崎・刈羽原子力発電所 ６号機 【ＣＰ】Ｋ６ Ｎ ２Ｒ Ｇ４１
ＦＰＣ(Ｂ)駆動部点検（鉱油対策）
・ 実施計画承認書 柏崎・刈羽原子力発電所 ６号機 【ＣＰ】Ｋ６ Ｎ ２Ｒ Ｇ４１
ＦＰＣ(Ｂ)駆動部点検（鉱油対策） ２０．１２．０３ 当直長承認
・ ＣＰ安全処置通知書（６号機） 【ＣＰ】Ｋ６ Ｎ ２Ｒ Ｇ４１ ＦＰＣ(Ｂ)駆動部点検（鉱油対策） ２０２０．１２．４ 第二保全部 原子炉Ｇ承認
・ 岡野−Ｋ６−Ｒｘ−１０−１０（Ｒｅｖ．１２） ＫＫ−６Ｒ ＳＲＶ設備他定検工事（起動対応）追加施工要領書 主要弁点検（４）ガイド BO0010 サーベイランス試験
検査項目 標準的な検査
資料名・ ＮＭ−５１−１４・ＫＫ−Ｈ１−５６０、７号機 定例試験手順書［２２］−１Ａ非常用ディーゼル発電機手動起動試験（Ａ系）
・ 定例試験記録［２２］−１Ａ非常用ディーゼル発電機手動起動試験（Ａ系）（７号
機２０２０年１１月２０日実施）
・ １１月１９日及び１０月２３日の７号機のＲＣＷサージタンク水位（Ａ）（ハードコピー）
12令和３年２月報告書（案）・ ＮＭ−５１−１４・ＫＫ−Ｆ１−５５４、１号機 定例試験手順書 運転操作手順
書類 暫定指示書 【暫定−２０２０−５４】（添付２０Ｒｅｖ．０）［２５］−９Ａ中央
制御室非常用換気空調系手動起動試験及び［２５］−１０中央制御室非常用
換気空調系ダンパ手動全開全閉試験
・ 定例試験記録 ［２５］−９Ａ中央制御室換気空調系手動起動試験（Ａ系）、［２５］−９Ｂ中央制御室非常用換気空調系手動起動試験（Ｂ系）及び［２５］−１０
中央制御室非常用換気空調系ダンパ手動全開全閉試験（１号機、2020 年 10月 1５日実施）（５）ガイド BO1040 動作可能性判断及び機能性評価
検査項目 動作可能性判断及び機能性評価
資料名・ ＫＫ−１Ｇ長期停止に伴う一般電気設備点検修理工事（その２）Ｃ／Ａ再循環送
・
・
・
・
・
・
・
・
・

風機（Ａ）電動機本格点検 検査記録（２０２０年９月３０日〜）
不適合報告書 SR10358889 Ｋ６ Ｓ Ｄ／Ｇ（Ａ）受電遮断器投入不可調査
保全依頼
６号機Ｄ／Ｇ（６Ａ）受電遮断器投入不可事象に伴う調査結果
定例試験記録[１７]ー１Ａ非常用ディ−ゼル発電機手動起動試験（Ａ系）（６号機、２０２０年１０月７日実施）
不適合報告書 SR10358951 Ｋ６ Ｓ Ｄ／Ｇ（Ａ）ガバナ操作スイッチ引き上げ
保持不良に伴う調査・保全依頼
状態報告 CR10028820 ７号機原子炉建屋気密確認における原子炉建屋差
圧低下について状態報告 CR10029046 Ｋ７原子炉建屋ブローアウトパネルからのエアリーク
Ｋ７ＳＧＴＳによる気密確認タイムスケジュール ２０２０年１２月７日
７号機原子炉建屋ブローアウトパネルエアーリーク対策
７号機原子炉建屋ブローアウトパネル下部補修工事 ブローアウトパネル下部気密材取付図 Ｒｅｖ．１（６）ガイド BO1070 運転員能力
検査項目 中央制御室・現場での運転員の活動状況
資料名・ 運転管理基本マニュアル【NM-51】改 19
・ 運転員の引継マニュアル【NM-51-4】改 17・ 運転員の確保マニュアル【NM-51-1】改 15
・ 6/7 号機当直長引継日誌（2020 年 12 月 17 日木曜日 20 時 30 分 1 直 C 班）
・ 6 号機当直員引継日誌（2020 年 12 月 17 日木曜日 1 直 C 班）13

令和３年２月報告書（案）・ 発電直の組織表（No.2-312）（７）ガイド BE0020 火災防護
検査項目 四半期検査
資料名
・ 防火戸・耐火扉 開閉申請書・許可書「KK-7R 使用済燃料貯蔵プール外部注
水配管追設工事」申請日 2020 年 10 月 16 日
・ 防火戸・耐火扉 開閉申請書・許可書「KK-7R BOP 閉止装置設置」申請日2020 年 9 月 4 日
・ 柏崎刈羽統一実施事項 2020 年 1 月 27 日（基本事項・作業管理分冊改定０３）
検査項目 年次検査
資料名
・ 柏崎市消防本部合同消防訓練 森林火災を想定した消火活動訓練 2020 年
11 月 9 日 13:30〜15:00 予定
・ ＮＭ−５１−１７・ＫＫ-Ｓ1-101 火災防護計画 ２０２０年１１月９日（１０）・ ＮＭ−５１−１７・ＫＫ-Ｓ1-174 初期消火活動対応要領 ２０２０年１１月９日
制定（００）
・ 自衛消防隊運用ガイド ２０２０年３月３日（０４）・ 自衛消防隊の教育･訓練及び力量管理ガイド ２０２０年１１月９日制定（００）・ 2020 年度 自衛消防隊消火班 訓練計画･実績
・ 柏崎市消防本部合同消防訓練 森林火災を想定した消火活動訓練報告2020 年 11 月 9 日 13:30〜15:30（８）ガイド BE0060 重大事故等対応要員の能力維持
検査項目 重大事故等発生時に係る力量の維持向上のための教育及び訓練
資料名
・ 展張車他の日常点検記録の見直しについて（2020 年 12 月 17 日第一保全部タービン（2・3 号）G）
・ 日常点検記録 展張車 A 号
・ 発電所作業態勢・緊急時態勢組織 個別訓練ガイド 個別訓練基本計画（改定５）（９）ガイド BE0100 津波防護
検査項目 津波防護
資料名14令和３年２月報告書（案）・ 水密扉内部部品損傷事象を受けた設工認対象水密扉７７箇所の水平展開状
況について 2020 年 11 月 4 日
・ ６/７号機コントロール建屋水密扉内部部品修理工事他２件 ＲｅＶ．０ ２０２０
年１１月０２日
・ 技術検討書 水密扉内部部品時間基準保全の見直しについて(実施その１) 承
認 2020.7.7
・ 技術検討書 水密扉内部部品時間基準保全採用の見直しについて(計画) 承
認 2019.7.22
・ 状態報告 CR10023074 7 号機 R/B 地下３階 水密扉パッキン損傷について
・ 文書番号：KK-2019-H003422R00 【依頼文書Ａ】水密扉・耐火戸開放時の徹底について（１０）ガイド BR0010 放射線被ばくの管理
検査項目 放射線被ばくの管理
資料名・ 標準施工要領書 濃縮廃液タンク点検【高汚染・高線量区域】K4ーRW-2090（Rev．0）・ 管理区域区域区分変更依頼・承認書 承認番号：2020-04-0022-00(N)・ 放射線測定記録（RWA No. 200926）作業環境ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ、D 区域解除前サーベイ（１１）ガイド BR0070 放射性固体廃棄物等の管理検査項目 放射性固体廃棄物等の管理
資料名・ 不適合報告書 SR10359300 低線量ドラム缶の構内運搬に係わる手順不遵守について
・ 雑固体廃棄物処理作業報告書 確認 測定年月日 2020 年 10 月 22 日 13 時
26 分〜14 時 00 分
・ 搬出物品確認申請書・確認書（Ｂ） 申請日 2020 年 10 月 16 日 整理番号
207-1022-01
・ 固体廃棄物貯蔵庫 サーベイ記録 測定日時 2020 年 10 月 23 日 16 時 40 分
〜16 時 50 分
・ 2020 年 1 月 24 日 KK-管理区域内放射線測定業務委託 委託追加仕様書
・ 2020 年 10 月 30 日 低線量ドラム缶の構内運搬に係わる手順不遵守の応急措置対策について・ 2020 年 10 月 28 日 搬出作業に従事する要員の力量管理について・ 物品移動管理ガイド 2020 年 10 月 30 日(19) 様式 16 物品搬出業務パトロ
15

令和３年２月報告書（案）ール報告書
６．２ チーム検査（１）ガイド BM0010 使用前事業者検査に対する監督
検査項目 使用前事業者検査（変更工事）
資料名・７号機 使用前事業者検査要領書
1) K7-2-03004（表２−７）
原子炉冷却系統施設 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備
2) K7-2-07006（表２−７）
原子炉格納施設 圧力低減設備その他の安全設備のうち放射性物質濃度制御
設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備
3) K7-1-02001-3（表２−１）
核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備
4) K7-2-08006（表２−７）
その他発電用原子炉の附属施設（非常用電源設備） 非常用発電装置
5) K7-2-08001（表２−７）
その他発電用原子炉の附属施設（非常用電源設備） 非常用発電装置
6) K7-2-02003-2（表２−７）
核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備
7) K7-3-04015（表２−１０）計測制御系統施設 ５号機屋外緊急連絡用インターフォン（インターフォン）（６，７
号機共用）
8) K7-3-06022-2（表２−１０）
放射線管理施設 二次遮蔽壁
9) K7-3-07009（表２−１０）
原子炉格納施設 原子炉建屋機器搬出入口
10) K7-1-12004（表２−１）
その他発電用原子炉の附属施設（浸水防護施設） 内部浸水防護設備
11) K7-1-07014-1（表２−１）
原子炉冷却系統施設 残留熱除去設備
12) K7-1-07014-2（表２−１）
原子炉冷却系統施設 残留熱除去設備
13) K7-1-07014-3（表２−１）
原子炉冷却系統施設 残留熱除去設備
14) K7-1-07012-2（表２−１）
原子炉格納施設 圧力低減設備その他の安全設備のうち放射性物質濃度制御16令和３年２月報告書（案）

設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備
15) K7-1-07012-3（表２−１）
原子炉格納施設 圧力低減設備その他の安全設備のうち放射性物質濃度制御
設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備
16) K7-3-07002（表２−１０）
原子炉格納施設 燃料取替床ブローアウトパネル閉止装置
・７号機 使用前事業者検査成績書
1) K7-1-03004-1（表２−１）
原子炉冷却系統施設 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備
2) K7-1-03004-2（表２−１）
原子炉冷却系統施設 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備
3) K7-1-03004-3（表２−１）
原子炉冷却系統施設 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備
4) K7-2-03004（表２−７）
原子炉冷却系統施設 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備
5) K7-1-03008（表２−１）
原子炉冷却系統施設 原子炉冷却材浄化設備
6) K7-1-03009（表２−１）
原子炉冷却系統施設 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備
7) K7-2-03008（表２−７）
原子炉冷却系統施設 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備
8) K7-1-04002-1（表２−１）
計測制御系統施設 ほう酸水注入設備
9) K7-1-04002-2（表２−１）
計測制御系統施設 ほう酸水注入設備
10) K7-1-04002-3（表２−１）
計測制御系統施設 ほう酸水注入設備
11) K7-1-04004-3（表２−１）
計測制御系統施設 制御材駆動装置のうち制御棒駆動水圧設備
12) K7-2-04004（表２−８）
計測制御系統施設 ほう酸水注入設備

17