2020年
お客さま対談部品加工、工作機械の先端的な技術力を磨き続け、
産業用ロボットシステムで中国に進出

夏季号
vol.282

株式会社クツザワ さま
スポットライト1

弊協会お客さま設備の指摘事項・指導事項の概要

スポットライト2

請求書様式等の変更についてたつまいざき気仙沼市大島の龍舞崎より望む黒崎島（宮城県）

一
般
財団法人

http :// w w w . t- h o an . o r . j p /ほあん坊や

電気と保安2020年

目次

夏季号 vol.282

C O N T E N T S

設備の点検 Point

電気事故防止に関するお客さまへのお願い

お客さま対談株式会社クツザワさま

検査員の現場報告1

スズメが原因の高圧停電事故が発生 !!

6P

2低圧ブレーカーも計画的な更新を !!

7P

1

弊協会お客さま設備の指摘事項・指導事項の概要

8-9P

2

請求書様式等の変更について

10P

3

８月は「電気使用安全月間」です

11P

スポットライト1P
2-5P

 国の大地抵抗率マップをデジタル化 自社ウェブサイトで無償公開／
全
4 電源車融通などの災害時連携計画、一般送配電事業者に義務付けへ

12P

電気安全セミナー

藤田化成株式会社さま

13P

家庭での電気安全講座

電気の素人工事は大変危険

14P

地域活動紹介コーナー「大館市立釈迦内小学校」で出前授業を開催しました

15P

information

電気の安全・省エネ ワンポイント

16P

電気と保安クイズ

16P

我が街紹介

しゃ か ない『北前船で賑わった歴史に出会う』湊町

酒田市

17P

今季号の表紙たつまいざき「気仙沼市大島の龍舞崎より望む黒崎島」
撮影者
白石事業所

相澤

気仙沼港IC

幸司

動

自

陸

三

道

車

218

十八鳴浜

大島神社

208

大島

龍舞崎は、気仙沼大島の最南端にあり、島を代表する景勝地のひとつです。クロマツ林の中に整
小田の浜海水浴場

備された遊歩道を進むと、岬の先端に龍舞埼灯台があります。
島の周囲には無人島や岩礁がいくつかあり、海食による男性的な岩礁の景観が広がり、荒波が打

45

208

ち寄せる荒々しい様子はまるで龍が舞い上がるよ
うに例えられています。その無人島のひとつが黒

102

崎島です。

龍舞崎
黒崎島

電気事故防止に関するお客さまへのお願い
電気はあらゆる社会活動にとって大切なエネルギーですが、その取扱いを誤ると取り返しのつかない重大事故が発生します。
1 事前に東北電気保安協会へご連絡をお願いいたします
電気事故（感電・アーク火傷）や関係法令違反などを未然に防止するため、次の場合については、
事前に弊協会へご連絡をお願いいたします。
【ご連絡をいただく事項】（１）お 客さま又は工事関係者が高圧受電設備（キュービクル又は電気室）の扉や入口の鍵を使用するときキュービクル又は電気室の鍵には、東北
電気保安協会専用のキーホルダーを取付けさせていただいております。鍵は、適切に管理されますようお願いいたします。
（２）高圧機器を増設又は減設する工事を計画したとき（３）発電所及び非常用予備発電装置に係る工事を計画したとき（４）樹木の伐採などで構内の電柱や電線に近接する作業を行うとき（５）キュービクル又は電気室の低圧盤にブレーカーなどを取付ける工事を計画したとき（６）低圧分電盤のブレーカーの交換や配線などの変更に係る工事を計画したとき
2 感電負傷事故の事例○電気工事作業員の感電負傷事故（2016年８月発生）
被災者は、翌月に予定していたキュービクル
内ブレーカー増設工事の前作業として、充電中のキュービクル内部に入り鋼材アングルの取付け工事をしていた際に、背後の高圧ケーブルに右肩が触れ感電負傷した。
高圧ケーブルに右肩が接触し感電した状況の再現

1

※本企画は、新型コロナウイルス感染症の拡大予防対策の取組みとして、お客さまへの訪問と対面対談によらない取材で編集したものです。
本社社屋。本社・工場の敷地は7,800平方メートルに及ぶ

今季号のお客さま

秋田県横手市株式会社クツザワ さま

内蔵を持つ伝統的建造物が残る町。そして「釣りキチ三平」の作者矢口高雄の出身地であり、「まんが美術館」があることで有名な秋田県横手市増田町。
この町で創業し、40年の歩みの中で先端的な技術
力を磨き続け、産業用ロボットシステムにより中国に進出した企業があります。株式会社クツザワ。中国が世界の工場と言われ、世界最大の産業用ロボッ
ト市場であることを知れば、それがいかにすごいことか理解できると思います。
本日は、株式会社クツザワ 沓澤淳利代表取締役
社長にお話をうかがいました。

株式会社クツザワ 代表取締役社長

沓澤

2

淳利さま

求めよ さらば与えられん

CNC 施盤加工、高精密研磨加工、鏡面研削

協会：クツザワさまは、昭和55年（1980年）創業と場を増築拡大しました。2008年には、より迅

お聞きしておりますが、創業からの沿革につ

速的確にニーズに応えるため神戸市北区に神いて教えていただけますか。

戸工場を新設しました。2016年１月にはロ加工などの実績を積み重ね、受注増に伴い工沓澤：創業者の現会長が自宅にボール盤（金属に穴ボットユニットの現地生産、販売事業によりを開ける機械）などわずかな機械を備えてス

中国に進出し、同年８月に父である沓澤好美

タートしたのが1980年です。その後、借家で現会長から私に社長交代し、現在に至ります。

操業するようになり、小さな部品の加工、製協会：好調に業績を重ね躍進された40年とお見受け造を着実に行って納入先を確保し、1989年にいたしますが、そのクツザワさまの企業理念

法人化しました。これが会社設立です。それを教えてください。

から業務拡大により現在地に本社と工場を構沓澤：「求めよ さらば与えられん」を社是としていえ、 コ ン ピ ュ ー タ に よ る 数 値 制 御 を 行 うます。「一生は一度しかない。自分に与えら部品加工、工作機械の先端的な技術力を磨き続け、
産業用ロボットシステムで中国に進出れた人生を世の中のため、人のため、そしてています。少し詳しく言いますと、業界最高

自分のために大切にしよう」「働き、学び、

水準のナノテクノロジーによる先端技術分野

遊ぶことにベストを尽し、大いに人生を楽しを対象とした超精密金属部品の企画・研究開

もう」「心の広い大きな人になろう」を基本

発・設計・製造。そして世界最先端ロボット理念とし、社会・地域・従業員やその家族のシステムの企画・研究開発・設計・製造とい幸福を追求することとしています。

う業務を展開しています。お客さまの方で「こんなものを作ってくれ」という基礎的な設計
プランがあるものもありますが、私たちは何もないところから企画して部品や加工品を開発するという面も大切にしています。優れた技術力とともにゼロから生み出す企画力がある。これが当社の強みと捉えています。
協会：全工程を自社で行う一貫体制とありますが、本社内に掲示されている社是「求めよ さらば与えられん」という社是につ

具体的にどのような体制で、どのようなメリットがあるのでしょうか。

いて、会長がよく話していたことは、自分が沓澤：一般的に金属加工品は、元の金属の塊からおやろうとしなければ何も始まらない。秋田に客さまが必要な形に削り出しをするわけです

住んで働きたいと自分自身が強く思いながが、こうした切削加工のみでは完成しません。

ら、どう進むべきか常に自問しつつ仕事をしていく必要がある、ということでした。「求めよ さらば与えられん」。おそらくそのように念じて、会長は創業の頃から、必死に部品を作り、販路を開拓したのだと思います。今でも、この言葉は会社の信念として生き続けています。加えて、私が思っていることは「働く意欲のある人に対してより多くのチャンスを提供できる企業」でありたい、ということです。

製品の三次元座標値を検出し演算処理する三次元測定機

例えば研磨して面の凹凸を小さくします。鏡

あきらめずに、変革し、改善する

面加工という、鏡のようにピカピカに仕上げ

協会：クツザワさまの事業内容について、教えていますが、弊社ではどのような素材でも対応でただけますか。

る加工は、ステンレスでは難易度が高くなりきる技術があります。そのほか焼入れと言っ沓澤：大きくは金属加工とロボットを核とした自動て金属の硬さを熱処理を加えてより硬くした化設備の企画・製作を２本の柱として活動しり、錆びないようにメッキをしたり、さまざ3まな技術を用いなければ製品にはなりませた。こうしたことから前社長の代に中国進出ん。弊社では、切削加工からメッキまでを自を検討してきましたが、2016年、江蘇省蘇州

社内で対応できる体制を構築しています。１

市に現地法人を設立し、中国で産業用ロボッ

カ所で加工が完結するためリードタイム（受トの事業に参入したということです。

注から出荷までの日数）を短縮できるのがメ

産業用ロボットの背景としては労働人口の減リットです。弊社では、365日稼働、最短リー

少があります。現代の少子高齢化、人口減少

ドタイム２時間としています。これは徹底的社会の中で、労働力人口も1998年をピークにに工程内の停滞をなくすための１個流し生産減少が続いています。厚生労働省の推計によラインを構築しているからです。

ると2025年にはピーク時より500万人減少す

協会：高度な加工技術を実現するために、またさらるとされ、企業も労働力不足で事業継続が難にその維持向上を図るために、どのようなこしい状態です。地方では、その傾向はより顕とに取組まれていますか。

著に表れてきています。一方、家族の介護に

沓澤：高度な製品の仕様要求にも、あきらめずにいより労働の意欲はあるが、やむなく離職をさろいろな角度からトライしながら実現を目指れている方や定年退職後も働く意欲のある方すようにしています。今申し上げた１個流しが増えています。労働力を確保し、生産性を生産ラインも、さらにもっとより良い姿に変上げたい企業と、ライフスタイルに合わせた革していくための改善活動というものを常に働き方をしたい方をロボット事業により今後継続して実施しています。

もマッチングさせていきたいと考えています。そうすることにより地域の活性化も見込んでいます。また、ロボットを活用する企業が増えてきていますのでロボットのティーチ
ングやプログラミングエンジニア向けの教育に注力していきたいと思います。

素材特性に対応した鏡面加工技術

産業用ロボットによる自動化事業
協会：ロボット事業に取組まれたきっかけと、事業の戦略についてお聞かせください。
沓澤：弊社では生産ラインの改善活動に長年取組ん

垂直多関節ロボットによる CNC 旋盤加工

でおります。ラインの自動化も改善の一環であり、その技術蓄積を強みとして活かせると考え産業用ロボットによる自動化事業をスタートさせました。一方中国の製造業では、経済成長に伴って賃金が上昇局面にある中で、省力化や環境に配慮したクリーンエネル
ギーにつながるとの理由から、ロボットを活用した「自動化」がトレンドとなっていまし4

各種ロボットの展示・デモ運転

優れた技術力を支える人づくり
協会：技術力で戦っている企業では社員教育が重要な要素と思いますが、クツザワさまの「人づくり」についてのお考えと、働く場の環境づ
くり、安全衛生面、福利厚生面の取組みについてお聞かせください。
沓澤：高い技術力を維持していくためには先ずは人づくりと考えています。技能試験受験の奨励や技能保有者への給与待遇の優遇も行っています。優れた技能を持つ社員がいるので、その社員が他の社員に教育をするという機会を設けており、全社での技能レベルアップがで安全衛生、健康管理に配慮した職場の環境づくり

精密な設備に支障がないようにきるよう実践しています。常により若い世代

協会：電気のご使用にあたって、気になっているこに技術力が継承されるよう取組んでいます。

とやご要望はございませんか。弊協会では、

当社には、厚生労働省認定のものづくりマイ

電気保安面についての保守点検のほか、電気スター１名のほか、国家資格の１級技能士９

設備や照明設備の省エネ診断、電気を安全に

名、２級技能士20名など、優れた技能を持つ

ご使用いただくためのセミナーなども行ってエンジニアが多数在籍しています。中国法人

いますので、ぜひお気軽にご相談いただけれの人材教育、技術教育も当社の大きな役割とばと思います。

考えています。本社との技術交流などを含め、

沓澤：当社技術力の基盤となっている生産設備、処

明日につながる取組みに積極的にチャレンジ

理装置などは、当然ながらすべて電気で賄わしていきたいと思います。

れています。保安協会さんにいつも見守って

全社的な安全に関しては、安全衛生委員会・いただき、心強く思っています。ただ、電気５Ｓ委員会などの組織体制を構築し安全衛生

設備や配線の経年化や省エネ対策など、随時に対応しています。健康に関する情報掲示や改善していく必要があると感じています。今

血圧計の設置など、個人の健康管理に関して

後とも、安全面でよりいっそうのご指導をいも積極的な取組みを行っています。当社は技ただければと考えています。

術面では、秋田県産業技術創出プロジェクト

協会：万一、精密な加工、機械工作に影響が出ては採択、経済産業省地域未来牽引企業採択など

大変ですから、電気保安面については弊協会

多くの受賞歴がありますが、健康面についてで責任を持って役割を果たしていきたいと思も2018年より経済産業省の健康経営優良法人

います。課題が見つかった際には、いつでもの認定を継続して取得しています。今回の新お声がけください。

型コロナウィルス感染症に対しても、社内着

本日は、秋田県から先端的な技術力によって用マスクの支給や体温記録の実施、近県の感出発し、中国にまで進出したクツザワさまの染情報の定期的な配信などを行い、早くから企業成長の経緯と、事業の基盤となっている

拡大予防対策に取組んでいます。

会社のポリシーについてうかがうことができました。大変ありがとうございました。

5

検査員の現場報告1
スズメが原因の高圧停電事故が発生 !!
気仙沼事業所 菅原 忠明
引込柱上の高圧電線接続部にスズメが接触し高圧停電事故となった事例を紹介します。

〔状況〕
昨年８月下旬の18時頃、水産加工工場のお客さま
から、「構内の電気がすべて停電している」と弊協会の電気事故受付センターに連絡が入りました。また、東北電力から「配電線事故で出動していた当社
社員が周辺を調査した結果、当該お客さまの引込柱上の『高圧気中負荷開閉器』が開放している」との情報をいただきました。
上司の指示のもと、同僚２名とともに高圧停電事
故探査に必要な機材・装備を整え、現地に急行しま
した。

〔調査〕

〔お客さまの声〕「夜、暗くなっているにも関わらず迅速に電気を復旧していただきありがとうございました」とお客さまから感謝の言葉をいただきました。

〔まとめ〕
今回の事例は、月次点検時に実施する地上からの約50分後に到着し、引込柱上の「高圧気中負荷開目視点検では、確認が難しい場所でした。幸い波及

閉器」が情報のとおり開放になっていることを目視

事故には至りませんでしたが、お客さまには経年もで確認しました。合わせて、付属の「地絡継電器」

進んでおり塩害地域でもあることから、モールドにも事故を示す表示があり、高圧停電事故であるこ

コーンタイプの高圧気中負荷開閉器への交換の検討とが明らかになりました。

をお願いしたところ、早速、９月初めに交換してい先に配電線事故対応のため現地に到着していた東ただきました。

北電力社員とともに、高所作業車も使用しながら詳細な調査を進めた結果、スズメが引込柱上の高圧気中開閉器負荷側の電線接続部に接触して、横たわっているのを発見しました。

〔原因〕
引込柱上の高圧電線接続部は接続金具でしっかりと固定されていたものの、経年による電線の張力により結合部を覆っている絶縁カバーに隙間が生じ、露出していた電線の充電部にスズメが接触したこと

地絡継電器の事故表示が原因と推測されます。

〔復旧〕
まず、引込柱上の高圧電線接続部に接触している
スズメを取り除き、絶縁カバーの隙間を絶縁テープで応急処置を行い、高圧絶縁抵抗値を測定のうえ受電設備内に異常のないことを確認しました。東北電
力立会いのもと、「高圧気中負荷開閉器」を投入して到着から約１時間後に復旧しました。
スズメが接触したと思われる充電部露出箇所

6

接触したスズメ

検査員の現場報告2
低圧ブレーカーも計画的な更新を !!
原町事業所 高橋 雄希
低圧ブレーカーの経年劣化による停電事故を紹介
します。

〔状況〕

４月中旬の９時30分頃、ホームセンターの店長より「灯油販売所で電気が使えないので点検してほしい」と事業所に連絡があり、出動しました。10時15分頃現場に到着し、店長に状況をお伺いしたところ、「灯油販売コーナーのブレーカーが突然入らなくなった」とのことでした。
４月中旬でもまだ肌寒い日が続いており、当日も寒い中、多数のお客さまが灯油を購入しに来店していましたが、灯油を販売することができずに店長は困惑していました。

〔調査〕

灯油販売コーナー内の分電盤を確認すると、電灯回路の主幹漏電ブレーカーが開放（切）しているのを確認しました。当該ブレーカーで絶縁抵抗測定を実施した結果、5.0メグオームで異常はありません。
また、灯油販売コーナーの蛍光灯器具、コンセン
ト及び給油機などの外観点検も実施しましたが、異常はありません。絶縁抵抗測定結果及び外観点検ともに異常がないことから、主幹ブレーカーを投入しましたが、すぐに切れてしまいます。
次に、ブレーカーの負荷を切り離して、無負荷の状態で再投入しますが、また、すぐにブレーカーは切れてしまいます。その後も何度か投入しますが、切れてしまいます。

〔お客さまの声〕

店長より「早急な原因調査とブレーカー交換まで迅速に対応していただき、とても感謝しています」とお礼の言葉をいただきました。また、「灯油購入のお客さまを多少待たせてしまいましたが苦情もな
く、すぐに灯油販売ができたので安心しました」と喜んでおられました。

〔まとめ〕

今回の事例は、お客さまの業種がホームセンターということもあり、ブレーカーの在庫があったことから早めに復旧することができましたが、ブレーカーの種類、容量によっては在庫がない場合や、手配や準備に時間を要し、復旧するまで長時間の営業停止も考えられます。
日頃の点検において、事故未然防止のために、ブレーカーを含めた低圧設備の計画的な更新についてもお勧めしてまいります。

〔原因〕

確認すると、当該ブレーカーは製造後18年経過しており、塵埃などで外観も汚損していることから、経年劣化による内部機構の不良によるものと推測さ
れます。

〔復旧〕

店長に電気工事会社を手配し、ブレーカーを交換していただくよう説明したところ、「当ホームセン
ターにブレーカーの在庫品があり、保安協会で交換してほしい」との依頼がありました。早速、ブレー
カーの交換作業を実施し、12時00分頃に復旧しました。

故障したブレーカー

交換後のブレーカー

7

1

弊協会お客さま設備の指摘事項・指導事項の概要
弊協会では、お客さまの電気設備の点検を実施し、その電気設備に何らかの不具合や異常があった場合、大きく次の２つに区分して報告書に記載し、改修方法や事故防止のためにとるべき措置のご説明をしております。
１

指摘事項：電気設備の技術基準（法令）に抵触しているもの（感電や電気火災などの電気事故につながるおそれが大きいもの）

２

指導事項：法令等には抵触していないものの、そのまま使用すると電気事故につながるおそれがある
もの

今回は、受変電設備や負荷設備における指摘事項及び指導事項の概要について紹介します。

1

指摘事項・指導事項の件数の推移（過去５年）●指摘事項
指摘事項件数の過去5年の推移は、図１のとおりです。平成30年度は約38.6千件あったものが令和元
年度には約36.3千件と減少しています。
また、令和元年度は、指摘件数約36.3千件のうち、66.2% の約24.0千件を改修していただきました。

図１ 指摘事項の指摘数、改修数、未改修数及び改修率の推移（需要設備）（件）
40,00035,00030,00025,00020,00010,000

理解され、改修していただいたことがあげられます。

5,000

全お客さま約54.1千軒のうち、11.3％にあたる約6.1
千軒です。
（図２）
指摘事項は、経済産業省令である「電気設備の技術基準」に抵触（法令違反）するものであり、感電や電気火災などの重大な電気事故につながるおそれがありますので、早急な改修が必要です。

未改修

0

図２
（軒）
60,00050,00028,33814,424

13,581

57.6%

52.1%

H27FY

指導事項件数の過去5年の推移については、図３のとおりです。平成30年度は約165.2千件であったものが令和元年度では約175.4千件と増加傾向にあります。
この要因は、停電事故などの電気事故を未然に防止するため、老朽設備の更新ご提案を積極的に行ったことがあげられます。
令和元年度末で指導事項のあるお客さま軒数は、

838,58136,28012,973

12,252

66.4%

66.2%

25,60824,028

H30FY

R1FY

27,022
14,07347.9%

19,574
14,757

12,949

H28FY

H29FY

（H27FY 〜 R1FY）

令和元年度末指摘事項のお客さま軒数

54,08547,94740,00030,00020,000（11.3%）
6,138

10,000●指導事項

改修率

33,99815,000

この要因には、指摘事項の危険性をお客さまがご
令和元年度末で指摘事項のあるお客さま軒数は、改修

0

全お客さま軒数

指摘事項有

指摘事項無

図３ 指導事項の指導数、改修数、未改修数及び改修率の推移（需要設備）（件）
200,000

改修

150,000

未改修

134,286

改修率

147,869

112,545
100,000
50,0000117,490

130,568

165,153

145,566

175,448

155,078

96,194
14.5%

12.5%

11.7%

11.9%

11.6%

16,351
H27FY

16,796
H28FY

17,301
H29FY

19,587
H30FY

20,370R1FY（H27FY 〜 R1FY）

全お客さまの約半数の約29.9千軒になります。
（図４）

図４

指導事項のお客さま軒数、件数とも、指摘事項と比（軒）
60,000較して多くなっていますが、改修率は令和元年度で（55.3%）

40,00029,88630,000

指導事項は、法令に抵触していないものの、その指導事項のお客さま軒数

54,08550,00011.6％にとどまっています。

24,19920,000まま使用すると電気事故につながるおそれがありま

10,000

すので、引続き改修の必要性をご説明してまいります。

2

令和元年度末0

全お客さま軒数

指導事項有

指導事項無

指摘事項・指導事項の電気工作物別の傾向

令和元年度の電気工作物別の内訳とし

図５ 令和元年度 電気工作物別指摘数と指導数の比較（需要設備）
引込設備

3,125

「接地工事」の順で多く、指導事項は「受

受電設備

1,522

電設備」
、
「引込設備」、「蓄電池設備」の順で多くなっています。（図５）
指摘事項の主な内容としては、「負荷設
備」は電線路・使用機器の絶縁不良、使用器具の損傷などがあります。「構造物」
は立入禁止の表示がないものが多く、ま電気工作物別ては、指摘事項は「負荷設備」、「構造物」、受・配電盤 571
接地工事
造

114

指導事項

114,979

6,236
4,440

4,580
7,729
配 電 設 備 1,910
1,290
負荷設備
8,274
非常用予備発電装置 1854,888
蓄電池設備 55
8,704
構

指摘事項

23,234物

0

た、「接地工事」では、工事が未完成なも

19,89220,00040,00060,000120,000(件)の又は接地抵抗値が高いものとなっています。
指導事項の主な内容としては、「受電設備」は変圧器及び高圧コンデンサなど、「引込設備」は区分開閉器
及び避雷器といった高圧機器の老朽化によるものとなっています。

3

まとめ

今回は、指摘事項及び指導事項について紹介しました。
指摘事項については、法令に抵触していることはもちろんのこと、感電や電気火災などの重大な電気事故につながるおそれが大きいものですので早急な改修が必要です。
指導事項については、重要な高圧機器の老朽化によるものが多く、工場やビルなどで一度高圧機器が故障して停電が発生すると、復旧まで数日間の営業停止を招くおそれがあります。実際に改修しないまま使用し、それが原因で構内が全停電となり、交換する機器の入手が困難で復旧に数日を要した事例や、それに伴い生産活動に重大な影響を与えた事例も過去に数多く発生しています。
お客さまにおかれましては、指摘事項の速やかな改修や指導事項の計画的な更新をお願いいたします。その際には、弊協会でも改修や更新のご提案をさせていただいておりますので、お近くの事業所又は担当検査員にご相談ください。

92

請求書様式等の変更について
2020年10月ご請求分より、手数料収納業務の本部集中化の実施に伴い、銀行振込みを利用されているお客さまは、振込口座の変更、コンビニ収納の追加など、いくつか変更点がございますのでご注意をお願いいたします。
お客さまには、お手数をお掛けし大変恐縮ではございますが、引き続き業務効率化及びお客さまサービス向上に取組んでまいりますので、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申しあげます。

変１

請求書様式（レイアウト）の変更

２

決済方法の追加

３

お客さま振込専用口座の開設

更点

複写請求書から、払込票付請求書に変更になります。
お振込み金額が30万円以下の場合、コンビニエンスストアでお振込みいただけます。
ご請求先ごとにお振込口座を開設いたします。振込口座の登録をされている場合は、変更手続き
をお願いいたします。

４

銀行振込手数料のご負担

金融機関でお振込みされる際の振込手数料は、お客さま負担にてお願いいたします。
なお、保安管理業務（定例業務）をご契約いただいているお客さまは、定例業務月額手数料から50円の割引が適用される「口座振替」をお勧めいたします。

旧様式

新様式

※お手元の請求書は、ご利用いただくことができます。
新様式請求書が届いてから、専用口座へのお振込みをお願いいたします。

本件につきまして、ご不明な点がございました
ら下記へお問い合せください。

営業本部 手数料グループ

T E L 022-706-1451
FAX 022-748-1275

10

請求書払込用紙

3

８月は「電気使用安全月間」です
夏場は高温、多湿による注意力の低下や、肌を露出した服装、また、発汗により体に電気が流れやすくなるなどの悪条件が重なり、感電死傷事故が起きやすい傾向にあります。昭和56年に経済産業省（当時の通商産業省）の主唱により、８月を「電気使用安全月間」と定め、今年で40年目となります。
弊協会では街頭での広報活動などを通じて、お客さまや一般の方々に電気の安全使用を呼びかけているほか、公共施設や文化財などの特別安全診断を実施しています。
※今年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため街頭広報活動や特別安全診断の実施は未定です。

2020年度

全国統一重点活動テーマ○日頃から電気の安全を心がけ、かしこく上手に使いましょう○日頃から自家用設備をしっかり管理し、電気事故を未然に防ぎましょう○地震、雷、風水害などの自然災害にともなう電気災害に注意しましょう①街頭広報活動②公共施設や文化財の特別安全診断11

4

全国の大地抵抗率マップをデジタル化
自社ウェブサイトで無償公開／ホクデン
アース関連機器などを製造・販売するホクデン（富備が急務だった高度経済成長期に、通産省が電力９

山県立山町、戸栗和広社長）は、全国の大地抵抗率社、電源開発、国鉄、電電公社、大学などが参加すを都道府県別に表示できる「接地マップ」の無償提る特別委員会を設置して沖縄を除く全国の大地導電供を同社ウェブサイトで開始しました。1969（昭和（抵抗）率を実地調査、地図データとしてまとめた

44）年に旧通産省の特別委員会がまとめた地図を基ものです。

に、同社がカラーでデジタル化。接地工事業者向けにマップの活用を広く呼び掛けています。

戸栗社長は「データの精度は現在に通用するレベル。これほどの大規模調査は、この先も実施できな接地工事は多くの電気設備で必要とされており、いのではないか。当時の地図を活用しない手はない」

接地抵抗値を法令等で定められた基準値以下にしなと、デジタル化に着手。１メートル当たりの大地抵

ければなりません。基準値を超える場合は、電極や抗率を６段階に色分けし、一部加筆して日本地図に低減剤による対策を行いますが、地盤や地質によっ落とし込みました。さらに都道府県ごとに地図を閲て必要な対策は異なります。同社には施工業者など覧できるようにして使い勝手も向上させました。

から「接地工事で何をしていいか分からない」といった問い合わせが多く寄せられるそうです。

ネット上で「ホクデン」を検索すれば、同社ウェ
ブサイトから誰でも閲覧可能です。戸栗社長は「接接地工事ではまず、対象地域の大地抵抗率を大ま

地工事の精度向上ニーズは高まっており、先人たち

かにでも把握しておく必要がありますが、これまでの偉大な“遺産”を分け隔てなく提供することは社

は手軽に入手できるデータがありませんでした。

会的意義も大きい」として、幅広く利用してほしい

今回デジタル化したマップは、全国的な送電網整考えです。

電源車融通などの災害時連携計画、一般送配電事業者に義務付けへ
経産省
経済産業省は、昨年相次いだ台風による停電被害

燃料確保に関する記載も求めます。また、電力需給を踏まえ、一般送配電事業者（大手電力会社グルーや系統運用についても明記するほか、地方自治体・プの送配電事業会社）に「災害時連携計画」を協力

自衛隊などの関係機関との協力、共同訓練についてして策定するよう義務付ける方針です。自然災害のも具体化させる考えです。

発生時でも電力の安定供給を確保するため、連携体

一般送配電事業者が現在策定している防災業務計制をあらかじめ取り決めておくことが狙いです。電

画は、各社個別の対策を詳述している一方、相互の源車の派遣や送配電設備の仕様統一化などが柱で、連携に関する記述が具体化されていなかったため、台風の襲来時期に備え、今秋にも策定を義務化する

新たな仕組みが検討されていました。

見込みです。

災害時連携計画については、政府が今国会での可

経済産業省・資源エネルギー庁が現時点で想定し決・成立を目指す電気事業法改正案に盛り込んでいているのは大きく７項目。各社が協働して災害に対ます。改正案には電源車の派遣、仕様統一化などを応することや、復旧方法や設備仕様の統一化に向け規定するにとどめ、その他の項目は別途省令に定めた取り組みを記載項目に据えています。

る予定です。改正案は2022年４月の施行を見込んで

具体的には、被害の状況や電源車の管理情報などを共有するシステムの整備に関する事項を設けまいますが、災害対策に関連した規定は前倒しして今秋頃までに制度化させたい考えです。

す。地域を越えて電源車を融通することを想定し、
（記事提供
12

電気新聞）

燕三条事業所

藤田化成株式会社さま
藤田化成株式会社さまは、新潟県県央地区の燕市で、電気・工業部品のプラスチック成型加工の分野において多くの経験と実績があり、プラスチック射出成型か
ら超音波溶着・組立まで一貫して自社で生産されておられます。現在では、プラスチック加工のノウハウを活かし、キッチン用品や生活用品などの日用品においても、便利で楽しい製品を発信し続けています。

セミナーの内容
近年の電気事故の概要について、弊協会広報誌「電藤田化成株式会社さま

気と保安」などを使用し、具体的な事例を見ていただ
きながらご説明しました。また、高圧受電設備である
キュービクルや電気室内への立ち入りは非常に危険であることから、確実な施錠と安易な鍵の貸し出しは行
わないようお願いしました。工場内や事務所などの低圧配線でも、場合によっては死亡事故や電気火災につながる危険性についても理解を深めていただきました。

セミナー受講後のご感想●電気機器のアース線取付けの重要性や、漏電ブレーカーの動作確認により、漏電事故や感電事故の未然防止につながることがよく分かった。

工場内部●ＰＣＢ含有機器の処理についても説明をいただいたが、処理経費の面に不満はあるものの、処理に向けて進める必要性については理解できた。
●日頃、検査員から電気設備の点検に来てもらい、電気の安全や機器更新に関するアドバイスをいただいているが、ほかにも協会は様々な取組みをしている
ことが理解できた。
●電気安全も非常に重要であるが、さらに経費削減のため、エネルギーの削減につながる省エネについても良い提案をお願いしたい。

などのご感想をいただきました。

セミナー風景13

電気の素人工事は大変危険
ご家庭の電気を正しく安全にご使用いただくため、素人工事の危険性についてご紹介いたします。

①電線を接続する場合
ねじってつないでいませんか？
素人工事により電線の接続を行った場合には、接続不良による過熱で火災を惹き起こしたり、電線の露出部分に触れて感電するおそれがあります。
工事を必要とする場合は、電気工事店にご相談ください。

②ビニルコードをステップルなどで固定していませんか？
コードは取扱いを容易にするため、中の銅線（心線）は髪の毛のように細くしてあり、絶縁材も薄くしてあります。
コードをステップルや釘で柱や壁に固定すると、絶縁材をいためショート（短絡）や漏電による火災の原因になります。
電気工事店にお願いして正しい配線に取替えましょう。

③プラグやコンセントがこわれたら電気工事店に依頼
こわれたプラグやコンセントを使っていると感電やショー
ト（短絡）の原因になります。
こわれたプラグやコンセントは、電気工事店にお願いして早めに修理又は取替えましょう。
また、冷蔵庫やタンスなどをプラグに押し付けてプラグの刃を曲げないようにしましょう。

14

しゃ か ない

「大館市立釈迦内小学校」で出前授業を開催しました
大館事業所

令和２年１月30日、職員６名で訪問し、大館
市教育委員会さまのご協力をいただきながら、ントから発電所までのルートを確認しました。
また、「電気を作る発電所の種類や発電の仕組

大館市立釈迦内小学校６年生40名を対象に、理科の授業単元に合わせた「生活と電気の関わり」
をテーマに出前授業を開催しました。

み、発電に必要なものはなにか」、「電気がないと生活はどのようになってしまうか」などを説明し、普段、当たり前のように使っている電気

釈迦内小学校は、全校児童数238名、職員数29名の学校で、今年、創立146周年を迎えた歴史ある学校です。
はじめに、弊協会ＰＲ動画「行け！東北電気保安協会」を視聴していただき、弊協会の業務内容について理解をいただきました。
次に、「電気が作られる仕組み」について資料を使い説明し、手回し発電機工作キットを用いた実験を行いました。児童が自分で組立てた
手回し発電機を回して発電させ、ＬＥＤライトを点灯させたり、電子オルゴールを鳴らしてみたりしたほか、発電機の回す速さを変えることに
よってＬＥＤライトの明るさが変わることから、電圧が変化することに気付く児童もいました。
また、豆電球を点灯させる実験では、ＬＥＤが生活に深く結びついていて、いかに大切で重要であるかを学んでいただきました。限りある資源を大切にするために、「省エネルギーのポイント」や「２月は省エネルギー月間」についてもお知らせし、電気を大切に使用していただ
くようお願いしました。
児童からは、「普段の授業とは違った内容で楽しく授業を受けることができた」などの感想が多く寄せられました。
先生からは、「電気に関する知識が深まった」との評価をいただきました。
今後も、このような活動をとおして地域に貢献するとともに、引き続き教育委員会さまと連携を図りながら、未来ある子供たちのために出前授業を開催していきたいと思います。

ライトよりも消費電力が多いため、発電機を回すために強い力が必要であることを体感してもらい、消費電力量が増える夏場のピーク時には、発電所の発電機がより多くの力を使って回転していることを説明すると、驚きと納得の声があがりました。
最後に、「電気はどのようなルートを通って家庭まで運ばれているのか」について、コンセ

手回し発電機製作

ＬＥＤライト点灯や電子オルゴールを鳴らす実験

児童たちの真剣な表情

15

電気の安全・省エネ ワンポイント

Q○の中に言葉を入れてください。

経験豊富な 〇〇〇〇 が点検・試験・検査をサポート。

ヒント：弊協会のホームページ「法人のお客さま」「点検・試験・検査」をご覧ください。

郵便はがき又はFAXにて、答え、郵便番号、住所、氏名、さしつかえなければお勤め先をご記入のうえ、
下記宛にお送りください。正解者のなかから、抽選で 20 名さまにクオカードを贈呈いたします。なお、当選の発表はクオカードの発送をもって代えさせていただきます。
※ご応募いただきましたお客さまの個人情報は、当選賞品の発送やご意見・ご質問への回答にのみ使用いたします。

〒982-0007 仙台市太白区あすと長町三丁目2番36号 一般財団法人 東北電気保安協会

FAX 022-748-1275● 締切り日

広報情報グループ 宛

2020年９月30日消印有効

皆さまのご応募をお待ちしております。（本誌又は協会に対するご意見、ご感想などもお寄せください）★前号vol.281の
正解は、

16

アース

でした。

★前々号 vol.280 の応募者総数は 121 名、正解者は 118 名でした。
たくさんのご応募ありがとうございました。

酒田事業所『北前船で賑わった歴史に出会う』湊町 酒田市（山形県）

酒田市は、山形県の北西部に位置し、鳥海山を仰ぎ最上川が日本海にそそぐ河口にある湊町です。江戸時代に西廻り航路が整えられ、商業都市へと成長し日本経済の大動脈となりました。酒田には今なお残る湊町文化を見ることができます。平成17年11月1日に旧酒田市、八幡町、松山町及び平田町と新設合併し、新しい酒田市としてスタートを切りました。
さん きょ そう こ

ちょうかい

山居倉庫

眺海の森

「山居倉庫」は、庄内地方のお米の貯蔵庫として

眺海の森は、県民の森として親しまれ、スキー場、

明治26年に建てられた米保管倉庫です。米の積出港

キャンプ場、ピクニックランドなどのアウトドア施として賑わった酒田の歴史を今に伝え、白壁、土蔵設や、森林学習展示館、天体観測館「コスモス童夢」

づくり12棟からなる倉庫で、夏の高温防止のためになどの学習施設があります。

背後にケヤキ並木を配し、内部の湿気防止には二重屋根にするなど、自然を利用した先人の知恵が生か

また、庄内平野と日本海を一望できるスポットとしても有名な地域です。

された低温倉庫として、９棟が現在も現役の農業倉

遊歩道を利用しての紅葉トレッキングや、「森の庫です。２棟は酒田市観光物産館「酒田夢の倶楽」、

案内人」による動植物の解説を聞きながらのトレッ１棟は庄内米歴史資料館として併設され観光客で賑

キングもおすすめです。

わっています。
また、あの「おしん」の舞台にもなりました。
さん のう

山王くらぶ
明治28年建築の「山王くらぶ」は、「宇八楼」と称した老舗料亭で、日本画家の竹久夢二が何度も足を運んだ事でも有名です。110余年の時を経て国の

眺海の森
たますだれ

玉簾の滝

登録有形文化財となり、新たな観光拠点として生ま

玉簾の滝は、約1200年前に弘法大師（空海）が神れ変わりました。館内には、北前船で賑わった時代のお告げにより発見、命名したと伝えられています。

を中心とした展示エリアと、日本三大吊るし飾りの落差63メートル幅５メートルにわたり、直瀑としてひとつ、傘福の常設展示室などがあります。

は県内随一の高さを誇り絶壁から豪快に流れ落ちる

また、ここでは傘福の製作体験もできます。

さまは壮観です。ライトアップされる期間があり、昼とは違う幻想的な姿が楽しめます。

山居倉庫

山王くらぶ

玉簾の滝

◎山形県酒田市■交 通 手 段／［ＪＲ利用］ＪＲ羽越線「酒田駅」より観光自転車 (無料 )で10分［自動車利用］酒田中央ＩＣから約10分■問い合わせ先／酒田市地域創生部交流観光課 ☎0234-26-5759 URL http://www.city.sakata.lg.jp/※弊協会では、酒田市の施設104箇所の電気設備を点検させていただいたております。

（写真）弊協会職員撮影

17

電気 と保安2020年 夏季号

８月は電気使用安全月間です

vol.282

2020年7月1日
発行所
仙台市太白区あすと長町3丁目2番 号

36

一般財団法人 東北電気保安協会
印刷
㈱ソノベ

一
般
財団法人

http://www.t-hoan.or.jp/

東北電気保安協会の情報は携帯サイトでもご覧いただけます。