令和２年１０月報告書（案）中部電力株式会社 浜岡原子力発電所
令和２年度（第２四半期）
原子力規制検査報告書（案）

令和２年１０月
実用炉監視部門

令和２年１０月報告書（案）目次

１．実施概要 ............................................................................................................................................................ 1
２．指摘事項概要一覧 ........................................................................................................................................ 1
３．運転等の状況 ................................................................................................................................................... 1
４．検査内容 ............................................................................................................................................................ 1
５．検査結果 ............................................................................................................................................................ 3
６．確認資料 ............................................................................................................................................................ 3令和２年１０月報告書（案）

１．実施概要（１）事業者名：中部電力株式会社（２）事業所名：浜岡原子力発電所（３）検査実施期間：令和２年７月１日～令和２年９月３０日（４）検査実施者：浜岡原子力規制事務所
矢野 雅之
江頭 豊
浅野 博之
深沢 幸久
２．指摘事項等概要一覧
指摘事項なし３．運転等の状況号機

出 力（万ｋＷ）

検査期間中の運転、停止、廃止措置及び建設の状況

１号機

５４．０

廃止措置中（使用済燃料搬出済み）

２号機

８４．０

廃止措置中（使用済燃料搬出済み）

３号機１１０．０停止中

４号機

１１３．７停止中

５号機

１３８．０停止中

４． 検査内容
検査は、検査対象に対して適切な検査運用ガイド（以下単に「ガイド」という。）を使用して実施した。検査対象については、原子力検査官が事前に入手した現状の施設の運用や保安に関する事項、安全活動の状況、リスク情報等を踏まえて選定し、検査を行った。検査においては、事業者の実際の安全活動、社内基準、記録類の確認、関係者への聞き取り等により活動状況を確認した。ガイドは、原子力規制委員会ホームページに掲載されている。
第２四半期は、以下のとおり検査を実施した。
４．１ 日常検査（１）ガイド ＢＭ００２０ 定期事業者検査に対する監督
検査項目 定期事業者検査
検査対象１） ３号機非常用ディーゼル発電機（B）分解検査
２） ３号機非常用ディーゼル発電機（B）設備検査

1

令和２年１０月報告書（案）（２）ガイド BM００６０ 保全の有効性評価
検査項目 保全の有効性評価
検査対象
１） ５号機用水ポンプモータ（A）軸受部からの火花・煙の発生に対する対応状況（３）ガイド BO００１０ サーベイランス試験
検査項目 標準的な検査
検査対象
１） ４号機低圧炉心スプレイ系定期試験
２） ３号機非常用ガス処理系定期試験
３） ３号機中央制御室換気空調系定期試験
４） ３号機非常用ディーゼル発電機（Ａ）定期試験
５） ４号機非常用ディーゼル発電機（Ａ）定期試験（４）ガイド ＢＯ１０２０ 設備の系統構成
検査項目 標準的系統構成
検査対象
１） ４号機低圧炉心スプレイ系
２） ３号機中央制御室換気空調系
３） ５号機非常用ガス処理系（５）ガイド ＢＯ１０４０ 動作可能性判断及び性能評価
検査項目 動作可能性判断及び機能性評価
検査対象
１） ３号機非常用ディーゼル発電機過給機タービンの架台からの落下事象
２） １号機共用施設の巡視点検状況
３） ３号機中央制御室非常用循環系の動作可能性判断の状況
４） ４号機非常用ディーゼル発電機（Ａ）の動作可能性判断の状況（６）ガイド ＢＥ００２０ 火災防護
検査項目 四半期検査
検査対象
１） ５号機軽油タンク火災報知設備点検状況
２） ５号機泡消火設備泡原液タンク原液出口管自動排気元弁の閉固着対応（７）ガイド ＢＲ００７０ 放射性固体廃棄物等の管理検査項目 放射性固体廃棄物等の管理2令和２年１０月報告書（案）

検査対象１） ３号機シャワードレン系廃活性炭の管理状況
２） 放射性固体廃棄物保管廃棄に係る記録確認の未実施
４．２ チーム検査
該当なし
５．検査結果５．１ 指摘事項の詳細指摘事項なし
５．２ 未決事項
該当なし
５．３ 検査継続案件
該当なし
６．確認資料
６．１ 日常検査（１）ガイド ＢＭ００２０ 定期事業者検査に対する監督
検査項目 定期事業者検査
資料名・３号機 第１７保全サイクル定期事業者検査要領書（自主検査） 非常用ディーゼル発電設備分解検査（４回目）
・３号機 第１７保全サイクル定期事業者検査成績書（自主検査） 非常用ディーゼル発電設備（B）分解検査（４回目）記録
・３号 第５回維持点検概略工程表
・３号機取扱説明書 非常用及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備Ⅰ（機関取扱説明書）
・３号機 第１７保全サイクル定期事業者検査要領書（自主検査） 非常用ディーゼル発電設備検査(機械設備)（４回目）
・３号機 第１７保全サイクル定期事業者検査成績書（自主検査） 非常用ディーゼル発電設備検査(機械設備)（４回目）（２）ガイド ＢＭ００６０ 保全の有効性評価
検査項目 保全の有効性評価
資料名3

令和２年１０月報告書（案）・保全の有効性評価実施手引（運転） １２－４７
・設備診断手引（運転） １２－５６
・３～５号機 状態基準保全（CBM）適用機器の拡大方針見直しについて 第１３４回
保全検討会
・３～５号機 設備診断を活用した保全の最適化について 第１５２回保全検討会
・【運転情報】５号機用水ポンプ（A）トリップおよびモータ軸受部からの火花・煙の発生について（２０１９－４７１１）
・CBM 移行検討対象リスト
・保全重要度 B 機器の機能喪失時の影響評価
・保全の有効性評価記録（５号用水ポンプ電動機の保全内容見直し）
・５号機シール水ポンプ（A）からの異臭発生について（２０１９－５７０８）
・保全の有効性評価記録（３号脱塩水ポンプ電動機他の保全方式見直し）（３）ガイド ＢＯ００１０ サーベイランス試験
検査項目 標準的な検査
資料名
・４号機低圧炉心スプレイ系配管計装線図
・４号機 R-７低圧炉心スプレイ系定期試験手順書
・４号機低圧炉心スプレイ系定期試験 弁作動試験（２０２０年７月８日、８月１２日）
・４号機低圧炉心スプレイ系定期試験 ポンプ手動起動試験（２０２０年７月８日、８月１２日）
・４号機 LPCS ポンプ出口圧力計の中操と現場指示の差異について（２０２０－２４５４）・３号機非常用ガス処理系配管計装線図
・３号機 R-１２非常用ガス処理系定期試験手順書
・３号機 単線結線図
・３号機非常用ガス処理系定期試験 手動起動試験（２０２０年６月３０日、７月３０日、８月３０日）
・３号機系統設計仕様書 非常用ガス処理系
・３号機定期試験計画表（２０２０年７月）
・３号機定期的に行う運転上の制限の確認計画表
・３号機 Ｃ－３中央制御室換気空調系定期試験手順書
・３号機中央制御室換気空調系定期試験 中央制御室再循環ファン手動起動試験および事故時の外気取入運転試験(２０２０年７月２８日)
・３号機Ｅ－２非常用ディーゼル発電機定期試験手順書
・３号機非常用ディーゼル発電機（Ａ）定期試験 負荷運転試験（２０１９年７月９日）
・３号機Ｄ／Ｇ（Ａ）燃料油戻りラインからの油滴下について（２０２０－２４５３）・４号機Ｅ-２非常用ディーゼル発電機定期試験手順書
4令和２年１０月報告書（案）・４号機非常用ディーゼル発電機（Ａ）定期試験 負荷運転試験（２０２０年８月５日）（４）ガイド ＢＯ１０２０ 設備の系統構成
検査項目 標準的系統構成
資料名・４号機低圧炉心スプレイ系配管計装線図
・浜岡原子力発電所 原子炉設置変更許可申請書（１号、２号、３号及び４号原子炉施設の変更）
・４号機原子炉建屋 地下２階～２階
・４号機 単線結線図
・３号機定期試験計画表（２０２０年７月）
・３号機定期的に行う運転上の制限の確認計画表
・３号機中央制御室換気空調系定期試験手順書
・３号機中央制御室換気空調系定期試験 中央制御室再循環ファン手動起動試験および事故時の外気取入運転試験（２０２０年７月２８日）
・３号機換気空調系ダクト配管計装線図
・３号機補助建屋３階平面図
・【保全情報】５号機ＳＧＴＳ（Ａ）風量上昇操作における風量の挙動について（２０２０－２２０４）・５号機非常用ガス処理系配管計装線図
・５号機原子炉建屋４階平面図
・５号機所内系統図、単線結線図
・５号機非常用ガス処理系定期試験手順書
・５号機非常用ガス処理系定期試験 手動起動試験（２０２０年８月２６日）（５）ガイド ＢＯ１０４０ 動作可能性判断及び性能評価
検査項目 動作可能性判断及び機能性評価
資料名・３号機ディーゼル発電機（B）過給機タービンの落下について（２０２０－１７４６）・３号 第５回維持点検概略工程表
・３号機取扱説明書 非常用及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備Ⅰ（排気タービン過給機取扱説明書）
・３号機非常用ディーゼル発電装置機関振動計測記録（２０２０年８月２８日）
・３号機非常用ディーゼル発電装置過給機クリアランス記録（２０２０年７月３１日）
・３号機系統切替確認事項チェックリスト（２０２０年８月２８日）
・共用施設の巡視点検一部未実施について（２０２０－１６８８）・是正処置（承認書）発電所 B 用(2020-1688 2020/6/15、2020-1707 2020/6/17)
5令和２年１０月報告書（案）・手引類改正案 図面管理手引 ０３－０４
・同上 区域管理手引 １１－０２管理区域内再区分の変更書
・共用施設の巡視点検一部未実施について（CAP 管理 2020-1688）要因分析図
・NRW 設備の巡視点検一部未実施について（CAP 管理 2020-1707）要因分析図
・業務連絡メモ１、２号機、NRW 管理区域内再区分の変更について(周知)・１号機放射性廃棄物（液体・固体）処理系配管計装線図
・１号機原子炉建屋地下２階平面図
・３号機換気空調系ダクト配管計装線図
・３号機Ｃ－３中央制御室換気空調系定期試験手順書
・４号機Ｅ－２非常用ディーゼル発電機定期試験手順書
・４号機非常用ディーゼル発電機（Ａ）定期試験 負荷運転試験（２０２０年８月５日）（６）ガイド ＢＥ００２０ 火災防護
検査項目 四半期検査
資料名・５号機軽油タンク(B)熱感知器の誤作動について(非火災)(２０２０－２３２０)・屋外配置図 南側ヤード
・自動火災報知設備点検票（２０１９年１１月～２０２０年２月)
・保修作業報告書（Ｈ５－Ｅ０６－００３２）・計器試験成績書 2019/10/17
・５号軽油タンク泡消火設備火報回路図
・消防設備保守点検要領書 泡消火設備操作盤作業手順書（機器点検）
・５号機軽油タンク泡消火設備泡原液タンク原液出口管自動排気元弁の閉固着について（２０１９－４０５４）・５号機非常用ディーゼル軽油タンク泡消火設備配管計装線図
・５号機Ｎｏ．５重油タンク泡消火設備配管計装線図
・５号機屋外タンク泡消火機器（９２１－００－０００９－２０３）・５号軽油タンク泡消火設備自動排気弁動作不良について（２００９－２１９８）・５号重油タンク泡消火設備の泡原液混合不良について（２００９－２１９３）（７）ガイド ＢＲ００７０ 放射性固体廃棄物等の管理検査項目 放射性固体廃棄物等の管理
資料名・放射性廃棄物管理指針 １０・放射性固体廃棄物保管管理手引 １０－０１
・廃棄物減容処理に係る運転管理運用手引（運転） ０８－１４・３号機 HSD 廃液ドラム缶からの漏洩について（２０２０－１１６２）
6

令和２年１０月報告書（案）・３号機 HSD 繊維ろ過器（A）の差圧上昇について（２０２０－１３１８）・３号機 HSD 繊維ろ過器（A）の差圧上昇について（原因と対応）
・２０２０年度業務計画 保修部設備保全ラド Gr
・３号機放射性廃棄物（液体、固体）処理設備配管計装線図
・３号機補助建屋 地下２階、地下１階
・３号機系統設計仕様書 放射性廃棄物処理設備 シャワードレン系
・３号機補助建屋 HSD 用ドラム缶管理図
・３号機 HSD ドラム缶処理計画管理表
・作業手順書 HSD 活性炭ろ過器（本格）・３号機保全作業報告書（２０１５年度） HSD 活性炭ろ過器（B）点検工事
・浜岡原子力発電所原子炉施設保安規定（令和２年６月）
・放射性廃棄物管理指針（１０/第６２回）
・放射性固体廃棄物保管管理手引（１０－０１/第８９回）
・放射性固体廃棄物保管廃棄に係る記録（２０１８年度第２四半期）
・別表－２３ 放射性固体廃棄物保管廃棄に係る記録一覧表（２０１８年度第２四半期）
・放射性固体廃棄物保管廃棄に係る記録（２０１８年度第３四半期）
・放射性固体廃棄物保管廃棄に係る記録（２０１８年度第４四半期）
・放射性固体廃棄物保管廃棄に係る記録（２０２０年度第１四半期）
６．２ チーム検査
該当なし

7