1912871B277B10
XSG-15-119

太陽光発電システム＜パワーコンディショナ＞
品 番

XL-PN30K2 （3.0kW タイプ）
XL-PN40K2 （4.0kW タイプ）
XL-PN55K2 （5.5kW タイプ）

品番表示位置（下面）（屋内設置専用型）

販売店・工事店様用据付工事説明書■ 据え付け前に必ずこの説明書をお読みください。
■ パワーコンディショナは太陽電池アレイで発電した直流電力を接続箱を介して引き込み、各電気機器および商用系統へ供給できるように交流電力に変換する装置です。
■ この製品の性能・機能を十分に発揮させ、また安全を確保するためには正しい据え付けが必要です。
■ 電気配線工事は、有資格者が実施してください。

お願い●パワーコンディショナ端子台のP 端子、N 端子に系統電源（交流電源）を接続しないでください。
製品が故障します。

●

感電防止のため据付工事を行う前に、太陽電池を遮光シートなどで覆ってください。

●

別冊の『取扱説明書』はお客様用です。
据付工事が終わりましたら、この説明書と共に必ずお客様にお渡しください。

もくじ

安全のために必ず守ること…表紙〜3
1.外形寸法図……………………4〜6
2.パワーコンディショナ据付場所の選定…………………………………7
3.並列運転をする場合………………84.パワーコンディショナの据え付け…9〜10
5.電気工事……………………11〜21
6.据え付け後の確認…………22〜24
7.結線の確認………………………24
8.通電の確認………………………25
9.試運転………………………26〜28
10.整定値の設定と連系立会い…29〜31
11.連系運転の開始…………………32
12.お客様への説明…………………32
13.表示一覧…………………33〜34
ブレーカの選定と分電盤への接続方法…裏表紙

安全のために必ず守ること
電気配線工事は、資格を有する販売店・工事店様が実施してください。
お客様自身での工事は、故障や事故の原因になります。
● 火災・けが・感電のおそれがありますので、次の注意事項を必ず守って作業してください。
● 誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。
●●

警告

誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性が
あるもの

注意

誤った取扱いをしたときに軽傷
または家屋・家財などの物的損
害に結びつくもの警告
太陽電池アレイケーブル間には高電圧が発生しているので、手や身体がぬれた状態での作業を行わない。
（感電のおそれがあります）●

分解・改造は絶対に行わない。
（落下・感電・火災の原因になります）

●

分解禁止

太陽電池アレイの＋ケーブル（黒色）と−ケーブル（白色）は絶対にショートさせない。
（スパークによるケーブル過熱が発生し、場合によってはケーブルの被覆が溶けて火災の原 水ぬれ禁止
因になります）●自立運転出力用コンセント（増設用（必要な場合のみ））は水気のある場所に設置しない。
（感電の原因になります）●

アース線接続接地線（アース）（緑）の接続は確実に行う。
（端子ネジ締付トルク：0.9〜1.1N･m）（感電・火災の原因になります）●

パワーコンディショナに接続する太陽電池モジュールの直列枚数および並列枚数は指定の範囲内にする。
（感電・火災の原因になります）●

連系運転時には、自立運転出力用コンセント（本体内蔵または増設用（必要な場合のみ））に電気機器を接続しない。
（感電の原因になります）●

低電圧用ゴム手袋を使用して電気配線作業を行う。
（感電の原因になります）●

自立運転出力用コンセント（本体内蔵または増設用（必要な場合のみ））と商用電源を接続しない。
（火災・感電の原因に
なります）

●

端子台接続部は、指定の電線を使用し、抜けないように確実に接続する。
（接続に不備があると火災の原因になります）●

禁止

ケーブルのかしめ作業は、指定した工具で確実に行う。
（かしめに不備があると火災の原因になります）●

自立運転出力用コンセント（本体内蔵または増設用（必要な場合のみ））に医療機器やパソコン等をつながない。
（途中で電源が切れ、生命や財産に損害をあた
えるおそれがあります）●

浴室には据え付けない。
（感電・漏電の原因になります）●

洗面所や脱衣所の直接蒸気がかかる場所（浴室
側扉の上部、洗面台の上部）など、著しく湿度の高い場所へ据え付けない。
（感電・漏電の原因になります）●

台所など油煙や蒸気を受ける場所には据え付けない。
（感電・漏電・火災の原因になります）●

可燃性ガスなどが漏れるおそれのある場所へ据え付けない。
（製品周囲にたまると火災の原因になります）●

2

据え付け前および据え付け時に製品に水をつけたり、水をかけたりしない。
（ショート・感電の原因になります）●

据え付けや配線工事は電気設備技術基準や内線規程に従って有資格者である電気工事士が安全・確実に行う。
（接続不良・誤った配線工事は感電・火災の原
因になります）●

指示に従う

電気配線工事は太陽電池アレイを光をさえぎるもの（遮光シート）で覆った状態で行う。
（感電の原因になります）●

据え付け・配線には、必ず同梱部品および指定部材を使用する。
（落下・感電・火災の原因になります）●

配線工事中および運転開始までは、接続箱内のすべての太陽電池開閉器と、分電盤の太陽光発電用ブレーカを「OFF」の状態にして行う。
（感電の原因になります）

●

警告
●

電線は指定トルクで確実に締め付ける。
（端子台ネジ締付トルク：1.4〜2.0N･m）（感電・火災の原因になります）

据え付けは、製品質量に十分耐えるところに確実に行う。
（強度の不十分なところに据え付けると製品が落下し、けがの原因になります）●

分電盤等のブレーカ端子台のネジを緩めた場合
は、締め直し、増し締めする。
（火災・ショートの原因になります）

●

指示に従う

火災予防条例など法令の基準を守る。
（誤った工事は火災の原因になります）

●

指示に従う

フロントパネルは確実に取り付ける。
（ほこり・湿気などの侵入により火災のおそれがあります）

電線をブレーカに接続するときは、ブレーカ製
造者の指定トルクで確実に締め付ける。
（感電・火災の原因になります）

●

●

注意
据え付けの際は必ず手袋を着用する。
（着用しないとけがの原因になります）●

禁止

運転中や運転直後にパワーコンディショナの天面に触らない。
（やけどの原因になります）

●

高温注意

製品を落下させない。
（製品本体は重量物のため、据え付けには注意してください）（製品が落下すると、けがや建物の床などを傷つける原因になります）

●

指示に従う

3

1.外形寸法図
パワーコンディショナ外形寸法図

4071

運転切換スイッチ

自立運転出力用コンセント

配線引込開口範囲

90

14×φ５取付穴

10

7

0.7

60

16.7

パワーコンディショナ本体外形

取付板中心

60

XL-PN30K2
XL-PN40K2

奥行 150縦 240

質量（kg）
本体 取付板

品番

取付板取付穴位置

横 460

4.6
34
52

300
420
448

通信配線引込口ノックアウト（φ１０）（露出配線の場合）

50.5
103

単位（㎜）

29

単位（㎜）

配線引込口ノックアウト（φ３４）（露出配線の場合）

60

横６２０

運転切換スイッチ

自立運転出力用コンセント

40

60
71

XL-PN55K2

質量（kg）
本体 取付板24.6 1.0

縦２４０

品番

配線引込開口範囲
パワーコンディショナ本体

取付板中心

奥行 165２０×φ５取付穴

7

6.5
300

90

10

455
34
52

590

通信配線引込口ノックアウト（φ１０）（露出配線の場合）

50.5
103

配線引込口ノックアウト（φ３４）（露出配線の場合）

607

29

620

単位（㎜）

単位（㎜）

■付属部品（同梱されているかご確認ください）
XL-PN30K2、XL-PN40K2 の場合
木ネジ（4-50）……6 本①

XL-PN55K2 の場合
木ネジ（5-50）……6 本②圧着端子……6 個（5.5 ㎜ 2 用）

③圧着端子……6 個（8.0 ㎜ 2 用）

④圧着端子キャップ（8.0 ㎜ 2 用）…6 個⑤保護チューブ………………2 本⑥結束バンド…3 個⑦誤結線防止用
リードマーク…5 個

4

N

O

P

W

U

XL-PN55K2
品番
品名
数量 チェック欄① 木ネジ 5-50
6本
② 圧着端子（5.5 ㎜ 2）ー
③ 圧着端子（8.0 ㎜ 2）6個
④ 圧着端子キャップ CV8.0 ㎜ 2 用 6 個⑤ 保護チューブ
2本⑥ 結束バンド
3個⑦ 誤結線防止用リードマーク
5個
1冊
取扱説明書（保証書付）
1冊
据付工事説明書（本紙）1冊
竣工点検表
パワーコンディショナ出荷検査成績書 1 枚
太陽光発電用ブレーカ表示ラベル 1 枚
自立運転出力用コンセント表示ラベル 1 枚
1個取付板
その他付属部品

その他付属部品

XL-PN30K2、XL-PN40K2
品番
品名
数量 チェック欄① 木ネジ 4-50
6本
② 圧着端子（5.5 ㎜ 2）6個
③ 圧着端子（8.0 ㎜ 2）6個
④ 圧着端子キャップ CV8.0 ㎜ 2 用 6 個⑤ 保護チューブ
2本⑥ 結束バンド
3個⑦ 誤結線防止用リードマーク
5個
取扱説明書（保証書付）
1冊
据付工事説明書（本紙）
1冊
竣工点検表
1冊
パワーコンディショナ出荷検査成績書 1 枚
太陽光発電用ブレーカ表示ラベル 1 枚
自立運転出力用コンセント表示ラベル 1 枚
取付板
1個

リードマーク据え付けの前に接続箱

太陽電池アレイ

⑥自立運転出力用コンセント（必要な場合のみ）

パワーコンディショナ⑧PFD 管
（露出配線の場合で、必要な場合のみ）③接地線（アース）（緑）④接地棒（リード線付）③接地線（アース）（緑）④接地棒（リード線付）⑤自立運転出力用ケーブル（2 芯）（必要な場合のみ）⑦太陽光発電用ブレーカ①パワーコンディショナ接続用ケーブル（直流側（より線 2 芯））②分電盤接続用ケーブル（交流側（より線 3 芯））

現地調達部材
① パワーコンディショナ接続用ケーブル（直流側（より線 2 芯））
パワーコンディショナ

接続箱

XL-PN30K2

3 回路接続タイプ

XL-PN40K2

3 回路接続タイプ

XL-PN55K2

4 回路接続タイプ

片道の配線長さ20m 未満20m 以上、29m 未満
29m 以上、51m 未満
15m 未満15m 以上、22m 未満
22m 以上、38m 未満
16m 未満16m 以上、28m 未満
28m 以上、43m 未満

ケーブルサイズCV5.5 ㎜ 2
CV8.0 ㎜ 2
CV14 ㎜ 2CV5.5 ㎜ 2
CV8.0 ㎜ 2
CV14 ㎜ 2
CV8.0 ㎜ 2
CV14 ㎜ 2
CV22 ㎜ 2② 分電盤接続用ケーブル（交流側（より線 3 芯））
パワーコンディショナ
XL-PN30K2

XL-PN40K2

XL-PN55K2

片道の配線長さ20m 未満20m 以上、29m 未満
29m 以上、51m 未満
15m 未満15m 以上、22m 未満
22m 以上、38m 未満
16m 未満16m 以上、28m 未満
28m 以上、43m 未満

ケーブルサイズCV5.5 ㎜ 2
CV8.0 ㎜ 2
CV14 ㎜ 2CV5.5 ㎜ 2
CV8.0 ㎜ 2
CV14 ㎜ 2
CV8.0 ㎜ 2
CV14 ㎜ 2
CV22 ㎜ 2お願い●

8㎜2を超えるケーブルを使用する場合、パワーコンディショナへは8㎜2ケーブルで接続し、製品外部にプルボックスを設置して太いケーブルにつなぎ変えてください。

●

1台のみを接続する場合の例です。複数台のパワーコンディショナを並列接続する場合は、電圧降下を考慮し、配線長と線径を選定してください。
パワーコンディショナと分電盤間の電圧降下が大きくなると、電圧上昇抑制機能が働きやすくなります。
また、分電盤から商用電源側トランス間での電圧降下が大きい場合にも、電圧上昇抑制機能が働きやす
くなります。

●

配線長の目安は、配線の電力損失の増加が許容範囲内であれば、下表を超えて配線することもできます。ただし、電力会社様からの指示がある場合は、指示に従ってください。
パワーコンディショナ
XL-PN30K2
XL-PN40K2
XL-PN55K2

5.5 ㎜ 2（より線）
19
14
使用不可

各線径ケーブル時の最長片道配線長目安（m）
8.0 ㎜ 2（より線）14 ㎜ 2（より線）
28
50
21
38
15
27

22 ㎜ 2（より線）
−
−
42

5

1. 外形寸法図

つづき③ 接地線（アース）（緑）HIV（緑色）線径は、太陽光発電用ブレーカ容量により接地線（アース）（緑）の線径が異なります。
太陽光発電用ブレーカ容量
50A 以下100A 以下150A 以下

線径
3.5 ㎜ 2 以上
5.5 ㎜ 2 以上
8.0 ㎜ 2 以上

④ 接地棒（リード線付）
接地工事について太陽電池アレイの開放電圧が 300V 以下の場合は D 種接地工事（接地抵抗 100Ω以下）、300V を超える場合はC 種接地工事（接地抵抗 10Ω以下）が必要です。
ただし、太陽光発電用ブレーカに高感度高速形漏電遮断器（0.5 秒以内に自動的に電路を遮断）を使用する場合は、
D 種接地工事、C 種接地工事ともに接地抵抗 500Ω以下まで許容されます。
⑤ 自立運転出力用ケーブル（必要な場合のみ）
VVFφ2.0 ㎜単線 2 芯⑥ 自立運転出力用コンセント（必要な場合のみ）
定格 15A 以上⑦ 太陽光発電用ブレーカ
ブレーカの選定は下表と裏表紙を参照してください。

接続方法 A（パワーコンディショナの出力ケーブルを主電源漏電ブレーカの一次側 ( 電源側 ) に接続する場合）
感度電流

パワーコンディショナ

仕様

XL-PN30K2
XL-PN40K2・漏電遮断器・3P2E 型または
3P3E 型・逆接続可能型
・中性線欠相保護付（注 1）

XL-PN55K2

電流容量
30Ａ

推奨ブレーカ形名
三菱電機製☆NV50-NＫC 30A 30mA MG スイッチ付
NV32-SV 30A 30mA

三菱電機製

☆NV50-NＫC 40A 30mA MG スイッチ付
NV63-CV 40A 30mA

30mＡ
40Ａ

接続方法 B （パワーコンディショナの出力ケーブルを主電源漏電ブレーカの二次側（負荷側）に接続する場合）
パワーコンディショナ

仕様

XL-PN30K2
XL-PN40K2・過電流遮断器
・3P2E 型または
3P3E 型・逆接続可能型
・中性線欠相保護付（注 1）

XL-PN55K2

電流容量
30Ａ
40Ａ

推奨ブレーカ形名
三菱電機製☆NF50-NKC 30A MG スイッチ付
NF32-SV 30A

三菱電機製☆NF50-NKC 40A MG スイッチ付
NF63-CV 3P 40A

注1：電力会社様より｢中性線欠相保護付き｣を要求される場合は、☆印の中性線欠相保護付ブレーカを使用してください。

⑧ PFD 管（露出配線の場合で、必要な場合のみ）
呼び径 28（2 個）：分電盤接続用ケーブル、自立運転出力用ケーブル、接地線（アース）（緑）⑨ パテ（市販品）
埋設配線で壁穴を埋める場合に必要です。

機材・工具（電気工事）
ニッパー
ペンチ＋ドライバー
ホールソー
圧着工具

H型 2番
φ34
株式会社 ニチフ製 NH-1 または NH-9（R8-5S 用）株式会社 ニチフ製 NH-13（TMEV5.5-5S 用）

出力測定器具テスター
直流電圧レンジ 500V 以上
接地テスター※その他、必要に応じて準備ください。

保護具
低圧用ゴム手袋
保安帽
電工ベルト

6

2.パワーコンディショナ据付場所の選定■ 据付場所について下記の条件を守ってください。
周 囲 温 度 -10〜40℃、湿 度 30〜90%RH 以 内、
温度変化で結露しない屋内に据え付けてください。
※ 周囲温度によっては、パワーコンディショナの保護機能が動作し、出力を制御する場合があります。
● 製品周囲は製品の冷却、およびメンテナンス時の作
業空間確保のため、右図に示すスペース（斜線部）に障害物がない場所に据え付けてください。
● 製品質量に耐えられる強固な垂直壁面（前後 2°以下）に据え付けてください。
（サイディング材の壁は強度不足のため、間柱に据え付けてください）● 適切な間柱がない場合や、モルタル壁、土壁など、直接製品を据え付けられない壁の場合は、製品質量に耐えるように補強して据え付けてください。
● 製品本体の傾きは、前後方向に 2°
以下、左右方向に2°以下で据え付けてください。
●

150以上

600以上

500以上※

2000以下

150以上

150以上

単位（㎜）

床面

※ 製品天面に人が触れるおそれがある場合は、1560㎜以上とすること。

■ 下記のところには据え付けできません
●

●

●

●

●

●

●

●

●

屋外または車庫・納屋など屋外とみなされる場所
簡易倉庫や押入れなどの換気が少ない密閉された場所
メンテナンスが困難な場所
屋根裏
浴室
洗面所や脱衣所で直接蒸気のかかる場所（浴室側扉の上部、洗面台の上部）など著しく湿度の高い場所
冷気が直接あたり結露する場所
過度の水蒸気、煙、塵埃、砂塵、塩分が存在する場所
可燃性ガス、腐食性ガスを受ける場所

台所などの油煙や蒸気が存在する場所
標高 2000m を超える場所
直射日光が当たる場所
振動または衝撃を受ける場所
温泉地など腐食性物質が存在する場所
テレビ、ラジオのアンテナやケーブルに近い場所（3m 以上離すこと）
無線機のアンテナが近隣にある場所
その他特殊な条件下（船舶・自動車等）での使用

●

●

●

●

●

●

●

●

7

3.並列運転をする場合■ 並列運転をする場合
複数台のパワーコンディショナを並列運転する場合は、低圧配電線から分電盤までのケーブルの許容電流を必ず確認し、必要に応じて見直してください。
● パワーコンディショナから分電盤間、および分電盤から商用電源側トランス間の電圧降下が大きいと、電圧上昇抑制機能が働きやすくなります。特に並列連系時は、適切な設計を行ってください。
●■ 並列運転の制限
太陽電池アレイは、パワーコンディショナごとに独立した接続としてください。
太陽電池容量は 50kW 未満とし、分電盤内の契約ブレーカなどや導電バー電極の容量以内としてください。
例えば、同一敷地内の 99kW システムを 49kW システムのように 2 分割して、低圧連系システムとして
2 つのシステムにすることは禁止されています。
● システム全体の太陽光電池容量が 50kW 以上の場合、電気事業法の規定により電気主任技術者の届け出が必要と
なります。
●
●

■ 配置方法パワーコンディショナは縦段方向に配置しないで、横並び方向に配置してください。
下図に示すように、パワーコンディショナ間および壁との間隔を確保してください。
● 複数台のパワーコンディショナを設置する場合、全体の廃熱量が大きくなりますので、十分な空間を確保し、パワーコンディショナの周囲温度の状況によって換気を行ってください。
●
●

お知らせ
パワーコンディショナは運転中、本体上部の換気口から廃熱を生じます。
この廃熱は壁づたいに上昇するため、パワーコンディショナを上下に設置すると、下側に配置したパワーコン
ディショナの廃熱を上側のパワーコンディショナが受けるため、周囲温度の状況によって上側のパワーコンデ
ィショナの出力が制限される、または過熱保護で停止することがあるため、縦方向への 2 段設置はできません。
150 ㎜以上

200 ㎜以上

200 ㎜以上

150 ㎜以上

150 ㎜以上

500〜2000 ㎜※※製品天面に人が触れるおそパワーコンディショナ

れがある場合は、1560 ㎜
以上とすること。

■ 並列運転をする場合の、太陽光発電用ブレーカの設置および感度の設定●●

ブレーカは当社指定の設置方法とし（下図参照）、パワーコンディショナ毎に設置してください。
太陽光発電用ブレーカの電流量および感度電流はパワーコンディショナにより下表のように設定してください。
太陽光発電用ブレーカの電流容量

太陽光発電用漏電ブレーカの感度電流および電流容量

パワーコンディショナ
XL-PN30K2
XL-PN40K2

電流容量

XL-PN55K2

40A

30A

パワーコンディショナ
XL-PN30K2
XL-PN40K2

感度電流

電流容量

30mA

30A

XL-PN55K2

30mA

40A

買電用
売電用
太陽光発電用ブレーカ
電力量計 電力量計 主電源
3P2Eまたは3P3E
家庭内負荷用
漏電ブレーカ 分岐ブレーカ

契約
ブレーカ

8

太陽光発電用漏電ブレーカ
3P2Eまたは3P3E 逆接続可能型

家庭内負荷

主電源漏電ブレーカの負荷側に接続する場合、主電源漏電ブレーカは、
3P3Eの中性線欠相保護付き、逆接続可能型としてください。
また、主電源漏電ブレーカの電流容量は、接続するパワーコンディショナの容量を考慮して選定してください。

主電源漏電ブレーカの負荷側に接続
最大2台まで

主電源漏電ブレーカの電源側に接続

4.パワーコンディショナの据え付け
取付板

配線引込開口範囲

壁穴あけ（ケーブル用）（埋設配線の場合のみ）お知らせ
露出配線の場合は、壁への穴あけは必要ありま
せん。

40

●

7

1

「1. 外形寸法図」（4 ページ）を参照して、本体背面よりケーブルを引き込むための穴を壁にあけます。
（ホールソーφ34）

90

パワーコンディショナ本体

単位（㎜）

ネジ（3 か所）

取付板の取付け

2

10

仮止めネジ

① 付属部品の木ネジを使用し、同梱の取付板の上部中央にあるダルマ穴（ ）で仮止めします。
② 取付板が水平になるよう、上部ネジ取付穴の両側 2 か所、下部 3 か所以上をネジで止めます。
左右のバランス（2°以下）をとります。
③ 仮止めしたネジ 1 本を締め付けます。

ネジ取付穴

取付板
ネジ（3 か所）

取付板

ケーブルの引込み
各ケーブルの引込口から各ケーブルを引き込み
ます。
●

3

壁からのケーブル引込寸法

ケーブル
分電盤接続用ケーブル（交流側（より線 3 芯））
パワーコンディショナ接続用ケーブル（直流側（より線 2 芯））
接地線（アース）（緑）
自立運転出力用ケーブル（2 芯）（必要な場合のみ）

引込み寸法
190±10 ㎜
190±10 ㎜
140±10 ㎜
190±10 ㎜

お願い
引き込んだケーブルにそれぞれ、分電盤用ケー
ブルには「交流側」、パワーコンディショナ接
続用ケーブルには「直流側」とビニールテープなどを使用して印をつけてください。
● モニター通信用コードは、他のケーブルと引込口を分離してください。
● モニターを使用する場合は、それぞれに付属している据付工事説明書を参照してください。

自立運転出力用ケーブル（2 芯）（必要な場合のみ）

交流側（より線 3 芯）
直流側（より線 2 芯）
接地線（アース）（緑）●・分電盤接続用ケーブル
・パワーコンディショナ
接続用ケーブル・接地線（アース）（緑）・自立運転出力用ケーブル（必要な場合のみ）
モニター通信用コード（必要な場合のみ）据え付けの準備4

注意チラシ① 製品下部のフロントパネル固定用ネジ※をはずし、フロントパネルを取りはずします。
※

パワーコンディショナ
XL-PN30K2
XL-PN40K2
XL-PN55K2

フロントパネル固定用
ネジ本数
2本
3本
フロントパネル
固定用ネジ
フロントパネル

9

4. パワーコンディショナの据え付け

つづき② 配 線 カ バ ー 固 定 用 ネ ジ（2 本）を は ず し、
配線カバーを取りはずします。
お願い
いったん取りはずしたネジや部品は、据え付けのため、後で使うので紛失しないよう保管しておいてください。

●

4

配線カバー
配線カバー固定用ネジ

図A

本体の据え付け注意
製品を落下させない。
（製品本体は重量物のため、据え付けには注意してください）（製品が落下すると、けがや建物の床などを傷つける原因になります）

●

指示に従う

取りはずすネジ
取付穴
本体

お願い
いったん取りはずしたネジや部品は、据え付けのため、後で使うので紛失しないよう保管しておいてください。

●

フック① 本体下面の 2 本のネジ（右図 A 参照）をいった
ん取りはずします。（それ以外のネジは取りはずさないでください）

5

取付板

取付板固定用のネジ② 本体背面の取付穴 2 か所を取付板の引掛部に確
実に引っ掛け、本体を取付板に据え付けます。
● 壁からのケーブルは配線カバー部より引き出し、本体と壁の間にはさまないよう注意してください。
③ 本体と取付板を、取りはずしておいたネジ 2 本
で固定します。

注意チラシ

フロントパネル
固定用ネジ
フロントパネル

配線カバー
配線カバー固定用ネジ

105.電気工事
警告
配線工事中および運転開始までは、接続箱内のすべての太陽電池開閉器と、分電盤の太陽光発電用ブレーカを「OFF」の状態にして行う。
（感電の原因になります）

●

指示に従う

1

太陽光発電用ブレーカの取付け①「ブレーカの選定と分電盤への接続方法」（裏表紙） を参考にして、分電盤または分電盤の近傍に太陽光発電用ブレーカを取り付けます。
② 同梱の「太陽光発電用ブレーカ」ラベルを、取り付けた太陽光発電用ブレーカの近くの見やすい位置に貼り付けます。（他のブレーカと区別するため）注意チラシ

ケーブルの接続2① 接続箱内のすべての太陽電池開閉器と、分電盤の太陽光発電用ブレーカが「OFF」になっていることを確認します。
② パワーコンディショナの下側の運転切換スイッ
チが「停止」になっていることを確認します。
③ パワーコンディショナ内部に貼ってある「注意チラシ」をよく読んだ後、チラシをはがします。
④［現地調達部材 ②分電盤接続用ケーブル（交流側（より線 3 芯））］（5 ページ）を参考にして、市販の分電盤接続用ケーブルを太陽光発電用ブ
レーカに接続します。
⑤［現地調達部材 ①パワーコンディショナ接続用
ケーブル（直流側（より線 2 芯））］および、上記で接続した分電盤接続用ケーブル（6 ページ）に付属の保護チューブを通して、「ケーブルの加工」（12 ページ）を参考にして加工後、パワーコンディショナへ接続します。

ケーブル

運転切換スイッチ

自立 停止 連系
運転切換

モニターの接続現地調達部材モニター通信用コードをモニターの据付工事説明書を参考にして加工後、パワーコンディ
ショナへ接続します。
● 接続方法は、モニターの据付工事説明書に従ってください。

本体

モニター用端子5ピン（緑色）（CN101）②（＋）①（−）

モニター通信用コード※①、②は接続するモニターにより極性が必要なものと必要ないものがあります。

モニター通信用コードの接続箇所

11

5. 電気工事

つづき

ケーブルの加工警告
ケーブルのかしめ作業は、指定した工具で確実に行う。
（かしめに不備があると火災の原因になります）

●

指示に従う

お願い
ご使用前に市販されているケーブルの配線長および配線径を［1.外形寸法図
用ケーブル（交流側（より線3芯））］（5ページ）で確認してください。

●

現地調達部材②分電盤接続① 分電盤接続用ケーブルを下記のように加工します。
● CV8.0 ㎜ 2 を使用される場合は、付属の圧着端子スリーブ（CV8.0 ㎜ 2 用）を通してから、付属の圧着端子（8.0 ㎜ 2 用）を専用工具にて圧着します。
他ケーブル種の場合も同様に加工し、対応する付属の圧着端子を専用工具にて圧着します。
② 接地線（アース）（緑）を下記のように加工します。
2● HIV3.5 ㎜
または HIV5.5 ㎜ 2 を使用の場合は、付属のスリーブ付圧着端子（黄色）を専用工具にて圧着します。
● HIV8.0 ㎜ 2 を使用の場合は、付属の圧着端子キャップ（CV8.0 ㎜ 2 用）を通してから、付属の圧着端子（8.0 ㎜ 2 用）を専用工具にて圧着します。
③自立運転出力用ケーブル、VVFφ2.0 ㎜を下記のように加工します。

3■ケーブルの加工対象

皮むき長さ
線径5.5㎜2

圧着後の形態
線径8.0㎜2

芯線

線径5.5㎜2
丸形圧着端子（絶縁被覆付き）

芯線
2芯

パワーコンディショナ 2芯
接続用ケーブル（直流側（より線2芯））

8㎜
150㎜

8㎜
150㎜

線径8.0㎜2
丸形圧着端子
圧着端子キャップ

芯線

芯線

1㎜程度
2

2

線径8.0㎜
芯線
3芯

8㎜

150 ㎜
2

自立運転出力用
ケーブル

線径8.0㎜

芯線

芯線
8㎜

電線（単線）太さφ2.0

圧着端子キャップ

芯線

芯線

1㎜程度
2

線径3.5㎜ ／5.5㎜

接地線（アース）（緑）

圧着痕

線径8.0㎜2
丸形圧着端子

線径5.5㎜
丸形圧着端子（絶縁被覆付き）

10㎜

150 ㎜
2

交流側

分電盤接続用 芯線
3芯
ケーブル（交流側（より線3芯））

交流側

線径5.5㎜

1㎜程度
2

1㎜程度
2

線径3.5㎜ ／5.5㎜
丸形圧着端子（絶縁被覆付き）2

線径8.0㎜2
丸形圧着端子
圧着端子キャップ

芯線

芯線

1㎜程度

1㎜程度

10㎜

圧着痕

圧着痕

芯線
2芯

※単線は圧着端子不要

15mm

40 ㎜

用の場合 圧着工具（（株）ニチフ製 NH-13）を用いて工具の取扱説明書に従い、正しく圧着してください。
付属の圧着端子キャップを通し、圧着工具（（株）ニチフ製 NH-1）を用い圧着端子8.0㎜2用の場合て工具の取扱説明書に従い、正しく圧着してください。

圧着端子

12

3.5㎜2
5.5㎜2

分電盤接続用ケーブル交流側（3 芯）ケーブル／パワーコンディショナ接続用ケーブル直流側（2 芯）ケーブルの確認と誤結線防止用リードマーク付け
交流出力

各ケーブルに誤結線防止用リードマークを貼り付けます。

直流入力

4

W端子（黒） W
O端子（白）O

U端子（赤）

U

パワーコンディショナ
端子台

接地線（アース）（緑）

P端子（＋）
（黒）

P

N端子
（−）
（白）

N

直流入力
太陽電池
DC450V以下

交流出力系統
単相3線200V

N

P

U

−

＋

U相 中性線 W相（赤） （白） （黒）（白） （黒）

O

W

接地端子

お願い
直流と交流の誤接続には十分注意してください。
● 誤接続のまま通電するとパワーコンディショナ
が故障します。
● 接続を確認の上、通電してください。
（誤接続等、工事不良による修理対応は有料修理となります）●

直流入力
太陽電池
DC450V以下

交流出力系統
単相3線200V

N

P

U

−

＋

U相 中性線 W相（赤） （白） （黒）（白） （黒）N

単線（緑）■配線（A：埋設配線の場合）

P

U

O

O

W

W

直流入力

交流出力

2芯線
（白・黒）

3芯線
（赤・白・黒）接地線（アース）
（緑）

ケーブル
固定用バー

接地線（アース）（緑）の接続
接地線（アース）（緑）をケーブル固定用バーの内側を通し、接地端子に接続します。
（締付トルク：0.9〜1.1N･m）

5A

警告
接地線（アース）（緑）の接続は確実に行う。
（端子ネジ締付トルク：0.9〜1.1N･m）（感電・火災の原因になります）●

アース線接続

パワーコンディショナ
端子台
接地端子

直流入力
太陽電池
DC450V以下

交流出力系統
単相3線200V

N

P

U

−

＋

U相 中性線 W相（赤） （白） （黒）（白） （黒）O

W

13

5. 電気工事

つづき

ケーブルの接続警告
電線は指定トルクで確実に締め付ける。
（端子台ネジ締付トルク：1.4〜2.0N･m）（感電・火災の原因になります）

●

指示に従う

お願い
パワーコンディショナ端子台への接続前に、分電盤接続用ケーブル（交流側）は「より線 3芯」、パワーコ
ンディショナ接続用ケーブル（直流側）は「より線 2芯」であることを確認してください。

●

交流出力

① パワーコンディショナ端子台（交流出力
UOW ）へ分電盤接続用ケーブル（交流側（より線 3 芯））をケーブル固定用バーの外側を通し、パワーコンディショナ端子台 U、O、
W 端子に接続します。
（締付トルク：1.4〜2.0N･m）

W端子（黒） W
O端子（白）O

U端子（赤）

U

パワーコンディショナ
端子台

ケーブル
固定用バー
分電盤接続用
ケーブル

6A

直流入力

② パワーコンディショナ端子台（直流入力N
P ）へパワーコンディショナ接続用
ケーブル（直流側（より線 2 芯））をケーブ
ル固定用バーの外側を通し、パワーコンディ
ショナ端子台の P 端子にパワーコンディショ
ナ接続用ケーブル（直流側（より線 2 芯））の（＋）側（黒色）、N 端子に（ー）側（白色）を接続します。
（締付トルク：1.4〜2.0N･m）

P端子（＋）（黒） P
N端子（−）
（白） N

ケーブル
固定用バー

パワーコンディショナ
接続用ケーブル③自立運転出力用ケーブル（必要な場合のみ）を、ケーブル固定用バーの外側を通し、自立運転出力用端子台に接続します。
（極性はありません。端子台に力がかからないよ
うに確実に差し込みます）

自立運転出力用端子台

自立運転出力用
ケーブル

14

ケーブル
固定用バー

自立運転出力用コンセントの取付け（必要な場合のみ、現地手配してください）
お願い●●自立運転出力用コンセントは、他のコンセントと区別できる物を使用してください。
自立運転出力用コンセントは、パワーコンディショナ1台につき、1個のコンセントに接続してください。

① 自立運転出力用コンセントにパワーコンディシ
ョナから配線される自立運転出力用ケーブルを接続し、壁に取り付けます。
② 付属の「自立運転出力用コンセント」ラベルを、取付けた自立運転出力用コンセントの近くの見やすい位置に貼り付けます。
（他のコンセントと区別するためです）

警告

自立出力端子（製品内部に設置）

パワーコンディショナ

自立運転出力用コンセント（増設用（必要な場合のみ））は水気のある場所に設置しない。
（感電の原因になります）

7A●

連系運転時には、自立運転出力用コンセント（本体内蔵または増設用（必要な場合のみ））に電気機器を接続しない。
（感電の原因になります）●

自立運転出力用
コンセント

自立運転出力用コンセント（本体内蔵または増設用（必要な場合のみ））と商用電源を接続しない。
（火災・感電の原因になります）●

禁止

自立運転出力用コンセント（本体内蔵または増設用（必要な場合のみ））に医療機器やパソコン等をつながない。
（途中で電源が切れ、生命や財産に損害をあたえるおそれがあります）

●

配線の確認
ケーブルの誤結線防止用リードマークと端子台の記号が合っているか確認します。

8A■ 配線と端子台の関係
直流入力
太陽電池
DC450V以下

交流出力系統
単相3線200V

N

P

U

−

＋

U相 中性線 W相（赤） （白） （黒）（白） （黒）

N

P

接地線
（アース）
（緑）

O

U O

W

W

誤結線防止用
リードマーク15

5. 電気工事

つづき
取付穴

配線処理
① ケーブルを平らに並べて、付属の結束バンドで
右図を参照し、ケーブル用固定バーにたすき掛けで結束します。
（結束は各ケーブルごとに結束し、直流側および交流側のケーブルは保護チューブの上から結束
します）

9A

パテ（市販品）② ケーブル配線のための壁穴をパテ（市販品）で埋めます。
（壁穴から侵入した冷気により結露したり、小動物（虫など）が侵入し故障する場合があります）

配線カバーフック

配線カバーの固定① 10 ページで取りはずした配線カバーのフック（2 か所）を本体の取付穴（2 か所）に差し込みます。
② 配線カバーを 10 ページで取りはずした配線カ
バー固定用（2 本）で固定します。
配線カバー
配線カバー
固定用ネジ

■配線（B：露出配線の場合）
配線前の準備① 10 ページで取りはずした配線カバーから、配線
カバーピース固定用ネジ（1 本）をはずし、配線
カバーピースを取りはずします。
② 配線カバーの PF 管用ノックアウト（2 か所）をあ
けます。

5B

お願い
● ノックアウト穴は、マイナスドライバーの先を当てて、ハンマーでたたいてください。
● ノックアウトをあける時に、配線カバーと配線カバーフックを変形させないでくださ
い。

配線カバー

配線カバーピース
固定用ネジ
ハンマー
配線カバーピース
マイナス
ドライバー

ノックアウト配線カバー③ あけたノックアウト穴に PF 管継手を締め付けます。
PF 管継手（市販品）④ PFD 管に各ケーブル［分電盤接続用ケーブル、
パワーコンディショナ接続用ケーブル、接地線（アース）（緑）、自立運転出力用ケーブル（必要な場合のみ）］を通し、分電盤用ケーブルおよび
パワーコンディショナ接続用ケーブルに付属の保護チューブを通します。

分電盤接続用ケーブル、
保護チューブ （交流側より線 3 芯）
（付属品）
配線カバー
パワーコンディショナ
接続用ケーブル（直流側より線 2 芯）PF 管継手
（市販品）
PFD 管
（市販品）

16

取付穴

⑤ 10 ページで取りはずした配線カバーのフック（2か所）を本体の取付穴（2 か所）に差し込みます。

配線カバーフック配線カバー⑥ 配線カバーを 10 ページで取りはずした配線カバ
ー固定用ネジ（1 本）で固定します。

5B

配線カバー
配線カバー
固定用ネジ

接地線（アース）（緑）の接続
接地線（アース）（緑）をケーブル固定用バーの内側を通し、接地端子に接続します。
（締付トルク：0.9〜1.1N･m）

接地線（アース）（緑）

警告
接地線（アース）（緑）の接続は確実に行う。
（端子ネジ締付トルク：0.9〜1.1N･m）（感電・火災の原因になります）●

アース線接続

配線カバー
ケーブル固定用バー

17

5. 電気工事

つづき

ケーブルの接続警告
電線は指定トルクで確実に締め付ける。
（端子台ネジ締付トルク：1.4〜2.0N･m）（感電・火災の原因になります）

●

指示に従う

お願い
パワーコンディショナ端子台への接続前に、分電盤接続用ケーブル（交流側）は「より線 3芯」、パワーコ
ンディショナ接続用ケーブル（直流側）は「より線 2芯」であることを確認してください。

●

交流出力

① パワーコンディショナ端子台（交流出力
UOW ）へ分電盤接続用ケーブル（交流側（より線 3 芯））をケーブル固定用バーの外側を通し、パワーコンディショナ端子台 U、O、
W 端子に接続します。
（締付トルク：1.4〜2.0N･m）

W端子（黒） W
O端子（白）O

U端子（赤）

U

パワーコンディショナ
端子台

ケーブル
固定用バー
分電盤接続用
ケーブル

6B
直流入力

② パワーコンディショナ端子台（直流入力N
P ）へパワーコンディショナ接続用
ケーブル（直流側（より線 2 芯））をケーブ
ル固定用バーの外側を通し、パワーコンディ
ショナ端子台の P 端子にパワーコンディショ
ナ接続用ケーブル（直流側（より線 2 芯））の（＋）側（黒色）、N 端子に（ー）側（白色）を接続します。
（締付トルク：1.4〜2.0N･m）

P端子（＋）（黒） P
N端子（−）（白） N

パワーコンディショナ
接続用ケーブル

18

ケーブル
固定用バー

6B

③自立運転出力用ケーブル（必要な場合のみ）を、ケーブル固定用バーの外側を通し、自立運転出力用端子台に接続します。
（極性はありません。端子台に力がかからないよ
うに確実に差し込みます）

自立運転出力用端子台

ケーブル
固定用バー

自立運転出力用ケーブル

自立運転出力用コンセントの取付け（必要な場合のみ、現地手配してください）
お願い●●自立運転出力用コンセントは、他のコンセントと区別できる物を使用してください。
自立運転出力用コンセントは、パワーコンディショナ1台につき、1個のコンセントに接続してください。

① 自立運転出力用コンセントにパワーコンディシ
ョナから配線される自立運転出力用ケーブルを接続し、壁に取り付けます。
② 付属の「自立運転出力用コンセント」ラベルを、取付けた自立運転出力用コンセントの近くの見やすい位置に貼り付けます。
（他のコンセントと区別するためです）

警告

自立出力端子（製品内部に設置）

パワーコンディショナ

自立運転出力用コンセント（増設用（必要な場合のみ））は水気のある場所に設置しない。
（感電の原因になります）

7B●

連系運転時には、自立運転出力用コンセント（本体内蔵または増設用（必要な場合のみ））に電気機器を接続しない。
（感電の原因になります）●

自立運転出力用
コンセント

自立運転出力用コンセント（本体内蔵または増設用（必要な場合のみ））と商用電源を接続しない。
（火災・感電の原因になります）●

禁止

自立運転出力用コンセント（本体内蔵または増設用（必要な場合のみ））に医療機器やパソコン等をつながない。
（途中で電源が切れ、生命や財産に損害をあたえるおそれがあります）●

19

5. 電気工事

つづき

配線の確認

■ 配線と端子台の関係

ケーブルの誤結線防止用リードマークと端子台の記号が合っているか確認します。

直流入力
太陽電池
DC450V以下

8B

交流出力
系統
単相3線200V

N

P

U

−

＋

U相 中性線 W相（赤） （白） （黒）（白） （黒）

N

P

接地線
（アース）
（緑）

配線処理
ケーブルを平らに並べて、付属の結束バンドで右図を参照し、ケーブル用固定バーにたすき掛けで結束します。
（結束は各ケーブルごとに結束し、直流側および交流側のケーブルは保護チューブの上から結束します）

ケーブル
固定用バー

9B

結束バンド

配線カバーピース
固定用ネジ

配線カバーの固定
16 ページで取りはずした配線カバーピースを配線
カバーピース固定用ネジ（1 本）と配線カバー固定用ネジ（1 本）で固定します。

配線カバーピース

配線カバー
固定用ネジ

20

O

U O

W

W

誤結線防止用
リードマーク接続後
10 ページで取りはずした配線カバーとフロントパネル
をフロントパネル固定用ネジ※で固定します。
※

10

パワーコンディショナ
XL-PN30K2
XL-PN40K2
XL-PN55K2

本体

フロントパネル固定用
ネジ本数
2本
3本
フロントパネル
固定用ネジ
フロントパネル
イラストは露出配線時のものです。

接地工事

接続箱が屋内にある場合① 太陽電池アレイと接続箱各々に市販の接地線（アース）（緑）を接続し、その接続線に市販の接地棒を取り付け、D 種接地工事を行います。
（接地抵抗 100Ω以下※）② パワーコンディショナの接地端子に接続した接地線（アース）（緑）に市販の接地棒を取り付け、D 種接地工事を行います。
太陽電池アレイ兼接続箱用（接地抵抗 100Ω以下※）
接地線（アース）
（緑）

11

お願い
● ラジオやテレビ、アマチュア無線などへの電波障害を抑制するため、「太陽電池アレイ」と「パワーコンディショナ」の接地は別々に独立させてください。（電波障害の発生がない場合
は接地を共用化することができます）● ガス管・水道管・避雷針などには絶対に取り付
けないでください。

太陽電池アレイ

接続箱用
接地線（アース）
（緑）
（市販品）
接続箱
（屋内設置）
パワーコンディショナ（屋内設置）

パワーコンディショナ用
接地線（アース）（緑）（市販品）
接地棒（市販品）（市販品）

接続箱が屋外にある場合
太陽電池アレイ

接続箱用
接地線（アース）（緑）（市販品）
接続箱（屋外設置）
パワーコンディショナ（屋内設置）

太陽電池アレイ兼接続箱用
接地線（アース）（緑）（市販品）

パワーコンディショナ用
接地線（アース）（緑）（市販品）
接地棒（市販品）●雷保護装置付分電盤に集中接地端子が設けられている場合① 太陽電池アレイに市販の接地線（アース）（緑）を接続し、その接地線（アース）（緑）を分電盤内の集中接
地端子へ接続します。
② パワーコンディショナの接地端子に接続した接地線（アース）（緑）を分電盤内の集中接地端子へ接続します。
③ 分電盤につながる接地極の接地抵抗が 100Ω以下※であることを確認します。
お願い
集中接地端子がふさがっている場合や、集中接地端子に外部ノイズが加わることによりパワーコンディショ
ナに誤作動が生じる場合、またはテレビ・ラジオ等への電波障害を発生するおそれがある場合は、系統連系
事前協議時に所轄の電力会社様に相談のうえ接地配線工事をしてください。

●※接地工事について
太陽電池アレイの開放電圧が 300V 以下の場合は D 種接地工事、300V を超える場合は C 種接地工事が必要です。
ただし、地絡を生じた場合に 0.5 秒以内に電路を自動的に遮断する装置（パワーコンディショナに内蔵）を施設した場合は C 種接地、D 種接地工事共に接地抵抗を 500Ω以下まで許容されます。

21

6.据え付け後の確認
据え付けが終わりましたら、付属の竣工点検表にしたがって点検してください。
ただし、通電が必要な箇所は「8. 通電の確認」（25 ページ）の後、運転が必要な箇所は「9. 試運転」
（26 ページ）の後、連系運転が必要な項目は電力会社様と連系立会いを実施した後に行ってください。
● 点検の結果、不具合がある場合は必ず修正してください。
（機能が発揮されないばかりか、安全が確保できません）● 点検後、竣工点検表をお客様に必ずお渡しください。
● 竣工点検表内の絶縁抵抗は、以下の「絶縁抵抗の測定」に従い測定してください。
● モニターを接続された場合は、モニターの据付工事説明書に従って据え付けられているか点検してください。
●

絶縁抵抗値の測定●

屋内分電盤の契約ブレーカ、太陽光発電用ブレーカ、主電源漏電ブレーカおよび接続箱内のすべての太陽電池開閉器を「OFF」、パワーコンディショナの運転切換スイッチを「停止」にします。
（接続方法 A の場合）
運転切換スイッチ「停止」

接続箱内すべての太陽電池開閉器「OFF」

分電盤内の太陽光発電用ブレーカ「OFF」

太陽電池開閉器

太陽光発電用
ブレーカ

自立運転用(最大15A)
コンセント

運転切換スイッチ

自立 停止 連系
運転切換

N
P1 1

N
P2 2

N
P3 3

N
P4 4

接続方法Ａ（パワーコンディショナの出力ケーブルを主電源漏電ブレーカの一次側(電源側)に接続する場合）
屋内分電盤

買電用
電力量計

主電源
漏電ブレーカ

SB契約
ブレーカ

低圧配電線
売電用
電力量計

Ｓ

Ｓ Ｌ

ELCB2

Ｌ
B分岐用
ブレーカ

ELCB1
太陽光発電用
ブレーカ
3本

2本
パワーコンディショナ

Ｓ

①

接続箱

Ｌ

②

③
④

＋
−

＋
−
＋
−
＋
−
メガー

接続方法Ｂ（パワーコンディショナの出力ケーブルを主電源漏電ブレーカの二次側(負荷側)に接続する場合）
屋内分電盤
主電源
SB契約
ブレーカ 漏電ブレーカ

低圧配電線
買電用
電力量計

売電用
電力量計

ELCB2

MCCB
太陽光発電用
ブレーカ

2本
パワーコンディショナ

Ｓ Ｌ

Ｓ Ｌ

接続箱

Ｓ Ｌ

①
B分岐用
ブレーカ

22

3本

②

③
④

＋
−

＋
−
＋
−
＋
−

① フロントパネル下側のフロントパネル固定用ネ
ジ※をはずして、フロントパネルをはずします。
※

パワーコンディショナ
XL-PN30K2
XL-PN40K2
XL-PN55K2

1

契約ブレーカ
主電源用漏電ブレーカ
太陽光発電用ブレーカ「OFF」

フロントパネル固定用
ネジ本数
2本
3本
系統側

② 分電盤の太陽光発電用ブレーカの絶縁抵抗値を測定します。
● 分 電 盤 の 太 陽 光 発 電 用 ブ レ ー カ の 入 力（U、O、W 間）を短絡し、接地端子との間の絶縁
抵抗を絶縁抵抗計（DC500V メガー）で測定します。
③ 測定後、短絡状態を元に戻します。

短絡
U

O W

太陽光
発電用
ブレーカ

パワーコンディショナ側① 交流端子台の絶縁抵抗を測定します。
● パワーコンディショナの交流端子（U、
O、W 間）を短絡し、接地端子との間の絶縁抵抗を絶縁抵抗計（DC500V メガー）で測定します。
② 測定後、短絡状態を元に戻します。

直流入力
太陽電池
DC450V以下

交流出力系統
単相3線200V

N

P

U

−

＋

U相 中性線 W相（赤） （白） （黒）（白） （黒）O

W

2
N

直流端子台の（＋）側絶縁抵抗を測定します。
● パワーコンディショナの直流端子（＋）と接地端子との間の絶縁抵抗を絶縁抵抗計（DC500V メガー）で測定します。
判定基準：1MΩ以上（通常 10MΩ以上です）

U O

P

W

直流入力
太陽電池
DC450V以下

交流出力系統
単相3線200V

N

P

U

−

＋

U相 中性線 W相（赤） （白） （黒）（白） （黒）

O

W

3
N

P

U O

W

23

6. 据え付け後の確認

つづき
直流入力
太陽電池
DC450V以下① 直流端子台の（−）側絶縁抵抗を測定します。
● パワーコンディショナの直流端子（−）と接地端子との間の絶縁抵抗を絶縁抵抗計（DC500V メガー）で測定します。
判定基準：1MΩ以上（通常 10MΩ以上です）

4

N

P

U

−

＋

U相 中性線 W相（赤） （白） （黒）（白） （黒）② フロントパネルをあらかじめはずしておいたフロ
ントパネル固定用ネジで固定します。

交流出力系統
単相3線200V

N

P

O

U O

W

W

7.結線の確認（誤結線があった場合は確実に修正してください）
パワーコンディショナを通電する前に

1

運転切換スイッチ
停止
接続箱内のすべての太陽電池開閉器 OFF
分電盤内の太陽光発電用ブレーカ
OFF① 分電盤の太陽光発電用ブレーカ、および接続箱
内のすべての太陽電池開閉器が「OFF」になっていることを確認します。
② パワーコンディショナの運転切換スイッチが「停止」になっていることを確認します。
③ フロントパネル下側のネジ※をはずして、フロン
トパネルをはずします。
④ パワーコンディショナ端子台に接続された太陽電池の極性（N 端子（ー）、P 端子（＋））、商用
電源の相（U 相、O 相、W 相）を確認します。
（ケーブルの確認）※

パワーコンディショナ
XL-PN30K2
XL-PN40K2
XL-PN55K2

フロントパネル固定用
ネジ本数
2本
3本

お願い
モニターを接続された場合は、モニター通信用
コードの接続端子への接続不良やコードの断線などを確実に修正してください。

●

24

フロントパネル
固定用ネジ
フロントパネル
運転切換スイッチ

自立 停止 連系
運転切換

8.通電の確認
お願い
誤結線のまま通電すると故障することがあります。
（誤接続など、工事不良による修理対応は有料となります）
通電の確認は、「1. 直流側（より線 2 芯）の通電の確認」から始め、「2. 交流側（より線 3 芯）の通電の確認」の順に行ってください。
誤結線によるパワーコンディショナの故障を防止できる場合があります。

●

直流側（より線 2 芯）の通電の確認

1

スイッチ
確認時 確認後
運転切換スイッチ
停止
停止
接続箱内のすべての太陽電池開閉器 ONOFF
分電盤内の太陽光発電用ブレーカ OFF
OFF

必ず電圧・極性を
確認する

テスター

直流入力
太陽電池
DC450V以下

交流出力系統
単相3線200V

N

P

U

−

＋

U相 中性線 W相（赤） （白） （黒）（白） （黒）① 分電盤の太陽光発電用ブレーカが「OFF」になっていることを再度確認します。
② 日射があることを確認し、太陽電池を遮光しているシートをはずします。
③ 接続箱内のすべての太陽電池開閉器を「ON」にします。
④ 直流 端子台の極性［N（ー）と P（＋）］間の電圧をテスターで確認します。
（誤接続が確認された場合は、修正してください）○表示される電圧（P-N 間）：DC50〜450V※P-N 間の電圧が DC50〜450V になっていな
い場合、「ケーブルの接続（14 ページまたは
18 ページ）」を参照し、再度見直しを行います。
⑤ 接続箱内のすべての太陽電池開閉器を「OFF」
にします。

U O

P

N

O

W

W

お願い
直流側（より線2芯）の通電の確認後に実施してください。

●

交流側（より線 3 芯）の通電の確認
スイッチ
確認時 確認後
運転切換スイッチ
停止
停止
接続箱内のすべての太陽電池開閉器 OFFOFF
分電盤内の太陽光発電用ブレーカ ONOFF

必ず電圧・極性を確認する
テスター① 分電盤の太陽光発電用ブレーカを「ON」にします。
② 各部の電圧が下記の通りになっているか確認します。

2端子間
U端子とO端子間（U相系統電圧）
W端子とO端子間（W相系統電圧）
O端子と接地間（中性相電圧）

電圧
AC101±6V
AC101±6V
AC10V以下※上記電圧の範囲外の場合は誤結線が考えられます。再度接続を確認してください。接続が正常な状態でU相、W相の系統電圧
が上記範囲外のときは系統電圧異常の可能性があります。販売
店様へご相談ください。

直流入力
太陽電池
DC450V以下

交流出力系統
単相3線200V

N

P

U

−

＋

U相 中性線 W相（赤） （白） （黒）（白） （黒）O

W③ 分電盤の太陽光発電用ブレーカと接続箱内のすべての太陽電池開閉器を「OFF」にします。
④ あらかじめはずしておいたフロントパネル固定用
ネジ※でフロントパネルを固定します。
※

パワーコンディショナ
XL-PN30K2
XL-PN40K2
XL-PN55K2

フロントパネル固定用
ネジ本数

N

P

U O

W

2本
3本

25

9.試運転（電力会社様との連系立会い前に実施してください）本体① パワーコンディショナの運転切換スイッチが「停止」になっていることを確認します。
② 接続箱すべての開閉器を「ON」にします。
③ 約 20 秒後に表示部に「」が表示され
れば正常です。
※表示しない場合や、表示部に下表に記載の表示がされる場合は、施工誤りの可能性があります。
分電盤内の太陽光発電用ブレーカと接続箱内のすべての太陽電池開閉器を「OFF」にした後、以下を参照し、各処置を実施してください。

表示

1

内容

運転切換スイッチ

自立 停止 連系
運転切換

処置

直流・交流の誤接続により製品内部のヒューズが 修理が必要です。
断線しました。
（警告音が 30 秒間鳴りつづけます） 取扱説明書の「アフターサービス」を参照してご連絡ください。
入力電圧がパワーコンディショナの最大入力電圧 太陽電池モジュールの直列枚数に異常がないか確認し、修正してを超えています。
ください。
端子台の異常発熱を検知しました。
（警告音が 30 秒間鳴りつづけます）

本据付工事説明書の「5. 電気工事 ケーブルの接続」（14 ページ
または 18 ページ）に従い、端子台への配線用ネジの締付けが不十分でないか確認し、規定トルクで締め直してください。

地絡電流（漏電）を検知しました。
（警告音が 30 秒間鳴りつづけます）

本据付工事説明書の「6. 据え付け後の確認」（22〜24 ページ）
地絡電流（漏電）を検知しました。確認のため待 に従い、直流側配線が漏電していないか確認（絶縁抵抗を測定）し、異常箇所を修正してください。
機中です。
（一定時間待機の後、自動的に再起動します）
自立運転出力用コンセントにつないだ電気製品は、運転切換スイッチを、いちど「停止」にし、別の製品に換えて、運転開始時の電流が大きいため使用できません。 再度「自立」にしてください。
使用できる電流（15A）を超えたことによる運転停止です。

運転切換スイッチを、いちど「停止」にし、消費電力の少ない製品に換えて、再度「自立」にしてください。

パワーコンディショナの周囲温度が運転可能温度 温度が運転範囲内になると、通常運転に戻ります。
以下のため、運転停止状態になっています。

※上記の処置を行っても表示が消えない場合は、製品が故障している可能性があります。
別冊の取扱説明書の「アフターサービス」の項を参照してご連絡ください。

26

電力会社様との連系立会い前
日射があり、停電していないときに実施してください。
① パワーコンディショナの運転切換スイッチを「停止」、接続箱内のすべての太陽電池開閉器を「ON」、
屋内分電盤の太陽光発電用ブレーカを「OFF」にします。
運転切換スイッチ「停止」

接続箱内すべての太陽電池開閉器「ON」
太陽電池開閉器

分電盤内の太陽光発電用ブレーカ「OFF」
太陽光発電用
ブレーカ

自立運転用(最大15A)
コンセント

運転切換スイッチ

2

自立 停止 連系
運転切換

P1

N1

N
P2 2

N
P3 3

N
P4 4

② パワーコンディショナの運転切換スイッチを「自立」にして自立運転を確認します。
● 自立運転出力用コンセントには何も接続しな
いでください。

本体③ 約 60 秒後に「J-50」または「J-60」と表示されることを確認します。
※表 示 部 に「」〜「」が 表 示 される場合は、施工誤りの可能性があります。
分電盤内の太陽光発電用ブレーカと接続箱内のすべての太陽電池開閉器を「OFF」にした後、以下を参照し、各処置を実施してください。
表示

内容
端子台の異常発熱を検知しました。
（警告音が 30 秒間鳴りつづけます）

または処置
本据付工事説明書の「5. 電気工事 ケーブルの接続」（14 ページ
または 18 ページ）に従い、端子台への配線用ネジの締付けが不十分でないか確認し、規定トルクで締め直してください。

地絡電流（漏電）を検知しました。
（警告音が 30 秒間鳴りつづけます）

本据付工事説明書の「6. 据え付け後の確認」（22〜24 ページ）
地絡電流（漏電）を検知しました。確認のため待 に従い、直流側配線が漏電していないか確認（絶縁抵抗を測定）し、異常箇所を修正してください。
機中です。
（一定時間待機の後、自動的に再起動します）※上記の処置を行っても表示が消えない場合は、製品が故障している可能性があります。
別冊の取扱説明書の「アフターサービス」の項を参照してご連絡ください。
④ 運転切換スイッチを「停止」にします。

27

9. 試運転

つづき

初期設定
必要に応じて初期設定を実施してください。

1.初期設定の設定手順（太陽電池アレイから電力が供給されている必要があります）
パワーコンディショナの運転切換スイッチを「停止」（C 部）、① 接続箱内のすべての太陽電池開閉器を「ON」、

屋内分電盤の太陽光発電用ブレーカを「OFF」にします。

設定値の設定操作部（A部）

製品下部のフロントパネル固定ネジ※をはずし、フロント② パネルを取りはずします。
※

パワーコンディショナ

UPスイッチ
フロントパネル固定用
ネジ本数

XL-PN30K2
XL-PN40K2
XL-PN55K2

DOWNスイッチ
表示基板

2本
3本

（B 部）
③ 表示基板の設定スイッチ（1Pin）を「ON」にします。

3

7 セグメントの表示を見ながら、各設定を行います。
（B 部）
項目の切り換え→「表示切換ボタン」（設定項目一覧の上から順に項目が変わり
④
ます）
（B 部）
設定の変更 →「UP スイッチ」／「DOWN スイッチ」（設定スイッチが変わります）（A 部）
設定が終了したら、設定スイッチ（1Pin）を「OFF」に⑤ 戻します。（B 部）

（B部）

（C部）
運転切換スイッチ

自立 停止 連系
運転切換

7セグメント⑥ フロントパネルを元通り取り付けます。

表示切換
ボタン
設定スイッチ（左側が1Pinです）⑦ 接続箱内のすべての太陽電池開閉器を「OFF」にします。
2.設定項目一覧（工場出荷時は「初期値」の値に設定されています）

28

番号

表示項目

内容

表示例

表示の意味

1

リモコン通信アドレス番号

モニター 1 台に複数台のパワーコンディショナを接続する
時に、設定が必要です。
詳細は、モニターの取扱説明書をご参照ください。

数値の初期値：0
UP で数値が +1、上限 9
DOWN で数値が -1、下限 02

RS485 通信 RS485 通信を使用する外部機器 1 台に複数台のパワー
アドレス番号
コンディショナを接続する時に、設定が必要です。

数値の初期値：1
UP で数値が +1、上限 32
DOWN で数値が -1、下限 1

3自立運転時の周波数を、電力系統と連動せず、固定の周波数に設定する時に変更します。通常は表示の右 2 桁を
自立運転「- -」とし、電力系統と連動するようにしてください。
周波数の固定固定周波数に設定した場合は、自立運転で使用する機器の設定
周波数が合っているか注意してください。周波数が異なる
場合、接続した機器が故障するおそれがあります。

右２桁初期表示：- - - ⇔ 50 ⇔ 60
上記 UP で右、DOWN で左遷移

4

検査用設定

変更不要です。
初期値から変えないでください。

数値の初期値：1
UP で数値が +1，上限 32
DOWN で数値が -1、下限 15出力制御表示30 ページに示す、出力制御要因表示 (U- 2、3、7) のON/OFF の設定をすることができます。

初期値：ONON ⇔ OFF上記 UP、DOWN で遷移

10.整定値の設定と連系立会い「9. 試運転」までが完了していることを確認した後に実施してください。
●●

以下の手順で整定値を設定してください。
所轄の電力会社様との連系立会いに基づいた整定値を設定してください。

1.整定値の設定手順（太陽電池アレイから電力が供給されている必要があります）
パワーコンディショナの運転切換スイッチを「停止」（C 部）、
接続箱内のすべての太陽電池開閉器を「ON」、①
屋内分電盤の太陽光発電用ブレーカを「OFF」にします。
フロントパネル下側のネジを 2 個はずし、フロントパネ② ルを取りはずす。
表示基板の「整定値スイッチ」を SET （右側）にします。
③ （A 部）
7 セグメントの表示を見ながら、各整定値を設定します。
（B 部）
整定項目の切換→「表示切換ボタン」（整定項目一覧の上から順に項目が変わ
④
ります）
（B 部）
整定値の変更 →「UP スイッチ」／「DOWN スイッチ」（整定値が変わります）（A 部）
設定が終了したら、「整定値スイッチ」を 通常 （左側）
⑤ に戻します。（A 部）

整定値の設定操作部

（A部）
通常

SET

整定値スイッチ
UPスイッチ
DOWNスイッチ
表示基板

（B部）

（C部）
運転切換スイッチ

設定した整定値をパワーコンディショナ内部にあるラベ

1⑥ ルの整定値一覧表に油性ペンで○印をつけて記録します。
⑦ フロントパネルを元通り取り付けます。

自立 停止 連系
運転切換

7セグメント

表示切換
ボタン

2.整定項目一覧（工場出荷時は「標準値」の値に設定されています）
番号

整定項目

表示

7 OFR 検出時間
8 UFR
50Hz 用9 レベル 60Hz 用
10 UFR 検出時間
11 電圧位相跳躍レベル
12 復帰時間
13 電圧上昇抑制レベル
14 電圧上昇抑制限度値
15 力率一定制御設定

標準値
115
1.0
80
1.0
51.0
61.2
1.0
47.5
57.0
2.0
3
300
109.0
0
ON

16 力率一定制御レベル

0.95

17 復電後の手動復帰設定※218 出力制御機能設定

OFF
OFF

1 OVR レベル
2 OVR 検出時間
3 UVR レベル
4 UVR 検出時間50Hz 用5 OFR
6 レベル 60Hz 用

整定値
単位
整定値範囲
110･111･112･113･114･115･116･117･118･119･120
V
0.5･0.6･0.7･0.8･0.9･1.0･1.1･1.2･1.3･1.4･1.5･1.6･1.7･1.8･1.9･2.0
秒
80･81･82･83･84･85･86･87･88･89･90･91･92･93
V
0.5･0.6･0.7･0.8･0.9･1.0･1.1･1.2･1.3･1.4･1.5･1.6･1.7･1.8･1.9･2.0
秒
50.5･50.8･51.0･51.3･51.5 (50Hz)
Hz
60.6･60.9･61.2･61.5･61.8 (60Hz)
0.5･0.6･0.7･0.8･0.9･1.0･1.1･1.2･1.3･1.4･1.5･1.6･1.7･1.8･1.9･2.0
秒
47.5･47.7･48.0･48.2･48.5･48.7･49.0･49.2･49.5 (50Hz)
Hz
57.0･57.3･57.6･57.9･58.2･58.5･58.8･59.1･59.4 (60Hz)
0.5･0.6･0.7･0.8･0.9･1.0･1.1･1.2･1.3･1.4･1.5･1.6･1.7･1.8･1.9･2.0
秒
2･3･4･5･6･7･8･9･10
度
150･160･170･180･190･200･210･220･230･240･250･260･270･280･290･300 秒
107.0･107.5･108.0･108.5･109.0･109.5･110.0･110.5･111.0･111.5･112.0･OFF※1 V
0･50%
ON･OFFー
0.81･0.82･0.83･0.84･0.85･0.86･0.87･0.88･0.89･0.90･0.91･0.92･0.93･
ー
0.94･0.95･0.96･0.97･0.98･0.99･1.00
ON･OFFーOFF・rC（リモコン通信による出力制御）、rS（RS485 通信による出力制御）
ー※1：本製品は一般財団法人 電気安全環境研究所（JET）の認証製品ですが、電圧上昇抑制機能を「OFF」（番号15の力率一定制御設
定の整定値が「ON」に設定されている場合に選択が可能）にした場合は、認証製品ではなくなるため、製品側面に貼付けられている「認証ラベル」をはがしてください。
※2：パワーコンディショナの制御電源は太陽電池から作られているため、夜間に停電などが発生し、かつ復電した場合、手動復帰は行えません。
注： OFRレベルの 50Hz用、60Hz用の選択は、どちらかを選択すると、同時に他の周波数の設定も変わります。
連系する系統の周波数の表示を選んで設定してください。（UFRレベルも同様です）
注： 電圧上昇抑制限度値は定格出力に対する割合（％）です。
注： 出力制御機能設定は、今後出力制御ユニットを接続する際に「rC」または「rS」に設定します。出力制御ユニットを接続する前は、標準値（OFF）
から設定を変更しないでください。出力制御ユニットを接続していない状態でOFF以外の設定にするとパワーコンディショナが停止します。

29

10. 整定値の設定と連系立会い

つづき

電力会社様と連系立会い時① 分電盤内の「太陽光発電用ブレーカ」を「ON」にします。
②連系運転の確認●運転切換スイッチを「連系」にします。

正常時 異常時※ 表示部に「」〜「」が表示される場合は、施工誤りの可能性があります。
分電盤内の太陽光発電用ブレーカと接続箱内のすべての太陽電池開閉器を「OFF」にした後、以下を参照し、各処置を実施してください。
表示

内容

処置

交流配線の誤結線を検知しました。 本据付工事説明書の「5. 電気工事 ケーブルの接続」（14 ページまたは 18 ページ）に従い、誤結線が無いか確認し、再配線してください。
本据付工事説明書の「5. 電気工事 ケーブルの接続」
端子台の異常発熱を検知しました。 （14 ページまたは 18 ページ）に従い、端子台への（警告音が 30 秒間鳴りつづけます） 配線用ネジの締付けが不十分でないか確認し、規定トルクで締め直してください。
地絡電流（漏電）を検知しました。
（警告音が 30 秒間鳴りつづけます） 本据付工事説明書の「6. 据え付け後の確認」（22〜
24ページ）に従い、直流側配線が漏電していないか
地絡電流（漏電）を検知しました。
確認（絶縁抵抗を測定）し、異常箇所を修正してくだ確認のため待機中です。
（一定時間待機の後、自動的に再起 さい。
動します）

2

パワーコンディショナと出力制御ユ パワーコンディショナと出力制御ユニット間の通信線
ニットが通信できません。
に、はずれ、断線や誤接続などがないか確認してください。
停電中または分電盤の太陽光発電用 停電が復旧、または太陽光発電用ブレーカを「ON」
ブレーカが「OFF」になっていませ にすれば、表示されている数字（時間＝秒）後、自動
んか？
的に発電を開始します。（最大約 5 分後）パワーコンディショナの内部温度が運転 温度が運転範囲内になると、通常運転に戻ります。
可能温度以上のため、出力制御状態です。
電圧上昇抑制機能が動作しました。 電圧が正常な値まで下がると、出力制御を解除し、通商用電源電圧が、電力会社様の設定 常運転に戻ります。（運転中に表示切換ボタンを長押した電圧値を超えたため、パワーコ しすると、電圧上昇抑制機能が作動した総合時間が表
ンディショナの出力を制御しています。 示されます）
パワーコンディショナの周囲温度が 温度が運転範囲内になると、通常運転に戻ります。
運転可能温度以下のため、運転停止状態になっています。
電力会社様からの出力制御指令によ 電力会社様からの出力制御指令が解除されると、通常
り、パワーコンディショナの出力を 運転に戻ります。
制御しています。（出力制御機能）

約5分後※ 上記の処置を行っても表示が消えない場合は、製品が故障している可能性があります。
別冊の取扱説明書の「アフターサービス」の項を参照してご連絡ください。

総積算発電電力量が表示されます。

●

正常に運転を開始しました。
この部分が回転します。
③試運転終了● 運転切換スイッチを「停止」にします。
● 分電盤の「太陽光発電用ブレーカ」を「OFF」にします。

30

■出力制御機能の搭載、設定を以下の手順で確認できます。
① 運転切換スイッチを「停止」にします。
② 分電盤の太陽光発電用ブレーカを「OFF」にします。
③ 「表示切換ボタン」を2秒以上押します。
表示部に現在の状態が下表の内容で表示されます。
表示

内容
出力制御機能は停止しています。
リモコン通信を介して出力制御を行います。
RS485 通信を介して出力制御を行います。

お願い
工場出荷時は「OFF」に設定されています。今後、
出 力 制 御 ユ ニ ッ ト を 接 続 す る 際 に「rC」ま た は「rS」に設定してください。
● 出力制御ユニットを接続する前は、「OFF」から変更
しないでください。
出力制御ユニットを接続していない状態で「OFF」
以外の設定にするとパワーコンディショナが通信エ
ラーで 5 分以内に停止します。
●

31

11.連系運転の開始■日射があり、停電していない時に運転を開始してください。
① パワーコンディショナの直流側開閉器を「入」、分電盤の太陽光発電用ブレーカを「ON」にします。
② 運転切換スイッチを「連系」にすると、太陽電池が発電し運転が始まり（5 分程度かかる場合があります）、
自動的に商用電源との連系運転を開始します。
③ 総積算発電電力量が表示部に表示されます。

12.お客様への説明
別冊の取扱説明書に基づいて、正しい使いかたをご説明ください。とくに「安全のために必ず守ること」の項は、安全に関する重要な注意事項を記載していますので、必ず守るようご説明ください。
● この据付工事説明書は、据え付け後お客様にお渡しください。なお同梱の書類も必ずお客様にお渡しください。
●＜お客様にお渡しする書類＞
システム仕様書※1● システム配線系統図※1● システム機器配置図※1●●●

取扱説明書（保証書付）
据付工事説明書（本書）●●

パワーコンディショナ出荷検査成績書
竣工点検表※2※1：販売店の書式によります。
※2：竣工点検表は、お客様にお渡しする際にご説明いただき、控えは販売店・工事店様でも保管ください。

32

13.表示一覧
パワーコンディショナの電源が切れているまたは、運転を停止している場合の表示
表示

内容

意味または原因

処置

無通電状態

日射が少ないときや夜間は表示部には何も表 日射があれば自動的に表示されます。
示されません。
（夜間は表示は出ません）

運転停止

運転切換スイッチが「停止」の状態です。

外部停止

リモコンなど、外部通信により「停止」コマ いちど運転切換スイッチを「停止」にした後、再度運転切換スイッ
ンドを受信しました。
チを「連系」に切り換えると運転を再開します。また、
リモコンなど、外部通信により「連系運転」を設定した場合も運転を再開します。

連系運転に関する表示
表示内容意味または原因処置

基本表示［基本表示］総積算発電電力量を表します。
（総積算電力量） 発電中は表示の表示部左端の記号「 」が回転しているように変わります。
※ 発電電力が大きい場合、この部分の変化が早くなります。
基本表示［基本表示］瞬時発電電力を表します。
（瞬時発電電力）
発電量不足待機一時的に日射が低下しているため、日射が回復し安定するまで待機しています。

日射が回復すれば自動的に連系運転を再開します。

準備中

連系運転の準備中です。

パワーコンディショナが運転可能な状態になれば、自動的に運転を開始します。

発電中でいずれかの基本表示のとき、かつ、 本体の表示切換ボタンを押して、表示部に「」または出力制御発生中のとき、表示部左端の記号が 「」、「」が表示された場合は出力制御中です。商（総積算発電電力量）
1 秒ごとに以下のように変化します。
用電源電圧または本体周囲温度が運転範囲まで下がる、または電力会社様からの出力制御指令が解除されると出力制御を（瞬時発電電力）（表示なし）
解除し、通常運転に戻ります。
出力制御中

電 圧 上 昇 抑 制 累 電圧上昇抑制機能の累積動作時間を表します。
積動作時間
連系保護コード

系統連系保護機能が動作しました。保護内容 系統が正常な状態に復帰したら一定時間待機の後、自動的ににより表示する数字が変化します。
連系運転を開始します。

復 電 タ イ マ 残 り パワーコンディショナが連系運転を始め、 待機後、自動的に連系運転を開始します。
時間
発電開始までの時間（秒）を表します。
手動復帰待ち連系保護動作時、系統が正常な状態になりま 電力会社様の指示に従い、連系運転が許可されましたら本体
した。手動復帰設定により待機している状態 の運転切換スイッチまたは、別売のモニター機器でいったんを表します。
「停止」または「自立」にして、再び「連系」にしてください。

お客様の操作により変更される表示
表示

内容意味または原因

総積算電力量パワーコンディショナを設置してから、現在までの総積算発電電力量を表します。

期間積算電力量

期間積算発電電力量を表します。
「期間積算発電電力量」は、値をリセットしてから現在までの期間の積算発電電力量を表します。

瞬時発電電力瞬時発電電力を表します。

処置

自立運転に関する表示
表示内容意味または原因

処置

発電量不足待機

発電量不足により待機している状態または、 日射が回復すれば自動的に自立運転を再開します。または消発電に対して接続している機器の消費電力が 費電力が少ない機器に変更してください。
多い状態です。

準備中

自立運転の準備中です。

自立運転表示50Hz または 60Hz で自立運転を行っています。

パワーコンディショナが運転可能な状態になれば、自動的に運転を開始します。

33

13. 表示一覧

つづき

機器の異常に関する表示（Ｅ表示）
表示

内容

意味または原因

処置

エラーコード表示 機器に何らかの異常が発生しています。エラ 修理が必要です。
ー内容により表示する数字が変化します。

太陽電池モジュールや商用電源の異常などに関する表示（Ｆ表示）
表示

内容

意味または原因

処置

直流・交流誤結線 直流・交流の誤接続により製品内部のヒューズが 修理が必要です。
断線しました。
（警告音が 30 秒間鳴りつづけます） 取扱説明書の「アフターサービス」を参照してご連絡ください。
交流側誤接続交流配線の誤結線を検知しました。

本据付工事説明書の「5. 電気工事 ケーブルの接続」（14 ページまたは 18 ページ）に従い、誤結線が無いか確認し、再配線してください。

太 陽 電 池 直 列 枚 入力電圧がパワーコンディショナの最大入力 太陽電池モジュールの直列枚数に異常がないか確認し、修正数過剰
電圧を超えています。
してください。
端 子 台 ネ ジ ト ル 端子台の異常発熱を検知しました。
ク不足（警告音が 30 秒間鳴りつづけます）
地絡検出

本据付工事説明書の「5. 電気工事 ケーブルの接続」（14 ページ
または 18 ページ）に従い、端子台への配線用ネジの締付けが不十分でないか確認し、規定トルクで締め直してください。

地絡電流（漏電）を検知しました。
（警告音が 30 秒間鳴りつづけます）

地絡検出

本据付工事説明書の「6. 据え付け後の確認」（22 〜 24 ページ）に従い、直流側配線が漏電していないか確認（絶縁抵抗
地絡電流（漏電）を検知しました。確認のため待機中です。 を測定）し、異常箇所を修正してください。
（一定時間待機の後、自動的に再起動します）

出力制御通信エラー

パワーコンディショナと出力制御ユニットが パワーコンディショナと出力制御ユニット間の通信線に、通信できません。
はずれ、断線や誤接続などがないか確認してください。

機器以外の要因に関する表示（Ｕ表示）
表示

内容
停電
( ブレーカ断 )意味または原因

処置

停電中、分電盤の太陽光発電用ブレーカが 停電が復旧、または太陽光発電用ブレーカを「ON」にすれば「OFF」になっている可能性があります
表示されている数字（時間＝秒）後、自動的に発電を開始します。
（最大約 5 分後）

温 度 上 昇 抑 制 機 パワーコンディショナの内部温度が、運転可 温度が運転範囲内になると通常運転に戻ります。
能
能温度以上のため出力制御状態です。
電 圧 上 昇 抑 制 機 電圧上昇抑制機能が動作しました。商用電源電 電圧が正常な値まで下がると、出力制御を解除し、通常運転
能圧が、電力会社様の設定した電圧値を超えたため、に戻ります。
（運転中に表示切換ボタンを長押しすると電圧上パワーコンディショナの出力を制御しています。 昇抑制機能が作動した総合計時間が表示されます）

34

突入電流待機自立運転出力用コンセントにつないだ電気製品は 運転切換スイッチをいちど「停止」にし、別の製品に換えて運転開始時の電流が大きいため使用できません。 再度「自立」にしてください。

オーバーロード

使用できる電流（15A）を超えたことによる 運転切換スイッチをいちど「停止」にし、消費電力が少ない
運転停止です。
製品に換えて再度「自立」にしてください。

低温待機

パワーコンディショナの周囲温度が、運転可 温度が運転範囲内になると通常運転に戻ります。
能温度（-10℃）以下のため運転停止状態です。

出力制御機能電力会社様からの出力制御指令により、パワー 電力会社様からの出力制御指令が解除されると、通常運転にコンディショナの出力を制御しています。
戻ります。

MEMO

35

ブレーカの選定と分電盤への接続方法

警告
●

指示に従う

電線をブレーカに接続するときは、ブレーカ製造者の指定トルクで確実に締め付ける。

（感電・火災の原因になります）

分電盤への接続は、接続方法 A または 接続方法 B により行ってください。
（太陽光発電システムと屋内配線を明確に分離できる 接続方法 A を推奨します）●●

市販の太陽光発電用分電盤はブレーカや内部配線が当社指定と異なる場合があります。確認のうえご使用ください。
太陽光発電用ブレーカからパワーコンディショナまでの分電盤出力ケーブルは、テレビ・ラジオなどへの電波障害を抑制するため、住宅内の電気製品用の配線とは分離してください。

接続方法 A（パワーコンディショナの出力ケーブルを主電源漏電ブレーカの一次側 ( 電源側 ) に接続する場合）
交流

屋内分電盤

低圧配電線
（単相3線配電系統）
買電用
電力量計

逆接続可能型、感度電流30mＡ 3P2E型または3P3E型漏電遮断器
ブレーカ電流定格は3.0ｋW、4.0ｋWタイプ：30A
5.5ｋWタイプ：40A
推奨例：三菱電機製形名 ☆NV50-NＫC MGスイッチ付
NV63-SV （注1）

契約
ブレーカ

太陽光発電用
ブレーカ

Ｓ Ｌ

Ｓ Ｌ

売電用
電力量計

太陽電池アレイパワー
コンディショナ

Ｓ Ｌ
主電源
漏電ブレーカ

3P3E型過電流遮断器設置されていない場合は、これに相当する
開閉器の設置を要求されることがある

接続箱

直流

分岐用
ブレーカ

中性線欠相保護付3P2E型または3P3E型漏電遮断器(既設ブレーカのまま変更不要)

住宅内の電気製品① 屋内分電盤の｢契約ブレーカ｣、｢主電源漏電ブレーカ｣が｢OFF｣になっていることを確認します。
② 逆接続可能型の 3P2E 型または 3P3E 型漏電遮断器を「太陽光発電用ブレーカ」として分電盤に設置します。
③ ｢太陽光発電用ブレーカ｣の負荷側をパワーコンディショナに接続します。
④ ｢太陽光発電用ブレーカ｣の電源側を分電盤に接続します。
注1：電力会社様より｢中性線欠相保護付き漏電遮断器｣を要求される場合は、☆印の漏電遮断器を使用してください。

接続方法 B （パワーコンディショナの出力ケーブルを主電源漏電ブレーカの二次側（負荷側）に接続する場合）
交流

屋内分電盤

低圧配電線
（単相3線配電系統）
買電用
電力量計

契約
ブレーカ
売電用
電力量計

Ｓ Ｌ

主電源
漏電ブレーカ
Ｓ

Ｌ

太陽光発電用ブレーカ
Ｓ Ｌ

逆接続可能型、3P2E型または3P3E型過電流遮断器
ブレーカ電流定格は3.0ｋW、4.0ｋWタイプ：30A
5.5ｋWタイプ：40A
推奨例：三菱電機製形名 ☆NF50-NＫC MGスイッチ付
NF63-CV （注2）
必ず最下流に接続

パワー
コンディショナ

分岐用
ブレーカ

3P3E型 過電流遮断器設置されていない場合は、新たな開閉器の設置は不要

接続箱
太陽電池アレイ

直流

住宅内の電気製品
逆接続可能型、中性線欠相保護付 3P3E型漏電遮断器(推奨例：三菱電機製形名 NV50-NKC 40A 30mA MGスイッチ付 同等品)

① 屋内分電盤の｢契約ブレーカ｣、｢主電源漏電ブレーカ｣が｢OFF｣になっていることを確認します。
② ｢主電源漏電ブレーカ｣が 3P3E 型の中性線欠相保護付き逆接続可能型でない場合は、市販の逆接続可能型 3P3E
型の中性線欠相保護付きの漏電遮断器に交換します。
③ 逆接続可能型の 3P2E 型または 3P3E 型過電流遮断器を「太陽光発電用ブレーカ」として分電盤に設置します。
④ ｢太陽光発電用ブレーカ｣の負荷側をパワーコンディショナに接続します。
⑤ ｢太陽光発電用ブレーカ｣の電源側を分電盤に接続します。
注2： 電力会社様より｢中性線欠相保護付き｣を要求される場合は、☆印の過電流遮断器を使用してください。

〒105-0012 東京都港区芝大門2-4-8 JDBビル〒604-8152 京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町659 烏丸中央ビル

この説明書は、再生紙を使用
しています。