令和３年２月報告書（案）

九州電力株式会社 玄海原子力発電所
令和２年度（第３四半期）
原子力規制検査報告書（案）

令和３年２月実用炉監視部門
専門検査部門令和３年２月報告書（案）目 次
１．実施概要 ............................................................................................................................................................ 1
２．指摘事項概要一覧 ........................................................................................................................................ 1
３．運転等の状況 ................................................................................................................................................... 1
４．検査内容 ............................................................................................................................................................ 2
５．検査結果 ............................................................................................................................................................ 5
６．確認資料 ............................................................................................................................................................ 6令和３年２月報告書（案）

１．実施概要(１) 事業者名：九州電力株式会社(２) 事業所名：玄海原子力発電所及び本店(３) 検査実施期間：令和２年１０月１日〜令和２年１２月３１日(４) 検査実施者：玄海原子力規制事務所
菊川 明広
池田 耕之
松岡 徹之
堤康幸
水戸 侑哉
原子力規制部 検査グループ 専門検査部門
上田 洋
雑賀 康正
渋谷 徹
平川 圭司
小野 雅士
中田 聡
須貝 実
原子力規制部 検査グループ 実用炉監視部門
小野 達也
反町 幸之助検査補助者：原子力規制部 審査グループ 地震・津波審査部門
中房 悟
安田 昌宏
２．指摘事項概要一覧
指摘事項なし３．運転等の状況
号機

出力(万 kW)

１号機

５５．９

廃止措置中（使用済燃料ピットに燃料体を貯蔵中）

２号機
３号機

５５．９
１１８．０

廃止措置中（使用済燃料ピットに燃料体を貯蔵中）
運転中（１１月２３日発電開始）

４号機

１１８．０

停止中（１２月１９日発電停止）

検査期間中の運転、停止、廃止措置及び建設の状況

1令和３年２月報告書（案）

４．検査内容検査は、検査対象に対して適切な検査運用ガイド（以下単に「ガイド」という。）を使用して実施した。検査対象については、原子力検査官が事前に入手した現状の施設の運用や保安に関する事項、安全活動の状況、リスク情報等を踏まえて選定し、検査を行った。検査においては、事業者の実際の安全活動、社内基準、記録類の確認、関係者への聞き取り等により活動状況を確認した。ガイドは、原子力規制委員会ホームページに掲載されている。
第３四半期は、以下のとおり検査を実施した。
４．１ 日常検査(1) ガイド BM0020 定期事業者検査に対する監督
検査項目 定期事業者検査
検査対象１）３号機 制御棒クラスタ検査の検査方法変更の技術的妥当性の確認
２）３号機 活性炭フィルター性能検査使用ガス変更の技術的妥当性の確認
３）３号機 １次系安全弁検査
４）３号機 １次冷却材ポンプメカニカルシール分解検査
５）３号機 加圧器安全弁分解検査
６）３号機 加圧器逃がし弁分解検査
７）緊急時対策所の居住性確認検査
８）３号機 加圧器安全弁機能検査
９）３号機 加圧器安全弁漏えい検査
10）３号機 格納容器サンプ水位上昇率測定装置及び格納容器内凝縮液量測定装置
漏えい検出器機能検査11）３号機 原子炉補機冷却系機能検査12）３号機 蒸気発生器伝熱管体積検査13）３号機 アニュラス循環排気系フィルター性能検査14）３号機 中央制御室非常用循環系フィルター性能検査(2) ガイド BM1040 ヒートシンク性能
検査項目 ヒートシンク性能
検査対象
１）３号機 最終ヒートシンク熱輸送設備作動検査(3) ガイド BM0060 保全の有効性評価
検査項目 施設管理目標の監視及び評価
検査対象
１）３号機 予防可能故障回数目標値変更の妥当性
2令和３年２月報告書（案）２）２号機 格納容器給排気系統
３）１号機 原子炉冷却系統施設(4) ガイド BM0100 設計管理
検査項目 設計管理の適切性
検査対象
１）特定重大事故等対処施設の工事期間中の耐震影響評価
２）３号機 使用済燃料ピット冷却器室における資機材仮置き（申請エリア外）(5) ガイド BO0010 サーベイランス試験
検査項目 標準的な検査
検査対象
１）４号機 ほう酸ポンプ（A/B)起動試験
２）４号機 高圧注入ポンプ起動試験
３）４号機 安全補機室空気浄化ファン起動試験
４）４号機 余熱除去ポンプ起動試験
検査項目 全般的な検査
検査対象
１）３号機 常設電動注入ポンプ性能検査(6) ガイド BO1020 設備の系統構成
検査項目 標準的系統構成
検査対象
１）３号機 主変圧器及び所内変圧器点検に伴う隔離（停電）作業
２）２号機 格納容器スプレイ系統の識別管理
３）３号機 使用済燃料ピットへの補給水系統構成
４）３号機 高圧注入ポンプ起動試験時の系統構成
検査項目 包括的系統構成
検査対象
１）３号機 海水系及び補機冷却水系隔離（B 系統）状況
２）３号機 格納容器スプレイ系設備の系統構成(7) ガイド BO1030 原子炉起動・停止
検査項目 原子炉起動停止
検査対象3令和３年２月報告書（案）１）３号機 原子炉停止・起動操作(8) ガイド BO1040 動作可能性判断及び機能性評価
検査項目 動作可能性判断及び機能性評価
検査対象
１）３号機 原子炉注水系弁動作検査
２）３号機 使用済燃料貯蔵槽冷却浄化系機能検査
３）３号機 補助給水系機能検査
４）３号機 主蒸気系統内弁動作検査
５）３号機 制御棒クラスタ動作検査
６）３号機 制御棒駆動系機能検査(9) ガイド BO0060 燃料体管理（貯蔵・輸送）
検査項目 燃料の運搬等
検査対象
１）１号機 使用済燃料ピット冷却停止中の燃料貯蔵状況
２）２号機 使用済燃料ピット冷却停止中の燃料貯蔵状況(10) ガイド BO1070 運転員能力
検査項目 中央制御室・現場での運転員の活動状況
検査対象
１）３号機 原子炉起動時の余熱除去ポンプ早期隔離操作(11) ガイド BE0020 火災防護
検査項目 四半期検査
検査対象
１）３号機 主変圧器・所内変圧器消火装置注水試験２）３号機 系統分離トレイの対策工事の施工状況
３）消防訓練の実施状況
４）有毒ガス発生時の対応教育
５）電源建屋基礎工事(12) ガイド BE0090 地震防護
検査項目 地震防護
検査対象
１）特定重大事故等対処施設の工事期間中の耐震評価
２）地震発生時の体制、設備、手順等に関する定期的なレビューの実施状況
4令和３年２月報告書（案）３）耐震健全性、構造健全性検査の実施状況
４．２ チーム検査(1)ガイド BM0010 使用前事業者検査に対する監督
検査項目 使用前事業者検査（変更工事）
検査対象
１）３号機 特定重大事故等対処施設（原子炉冷却系統施設のポンプ）
２）４号機 特定重大事故等対処施設（原子炉冷却系統施設のポンプ）(2)ガイド BM1050 供用期間中検査に対する監督
検査項目 供用期間中検査
検査対象
１）３号機 原子炉本体、原子炉冷却系統施設、計測制御系統施設、クラス１機器供用期間中検査(3)ガイド BO1050 取替炉心の安全性
検査項目 取替炉心の安全性
検査対象
１）３号機 第１６サイクル取替炉心の安全性
５．検査結果５．１ 指摘事項の詳細指摘事項なし
５．２ 未決事項なし
５．３ 検査継続案件なし

5令和３年２月報告書（案）６．確認資料
６．１ 日常検査(1) ガイド BM0020 定期事業者検査に対する監督
検査項目 定期事業者検査
資料名・定期事業者検査報告書（定期事業者検査開始時） 玄海第３号機第１５回定期事
業者検査報告書
・玄海原子力発電所 試験・検査基準
・定期事業者検査実施要領（３，４号）
・玄海第３号機第１５保全サイクル定期事業者検査実施要領書 ＧＮ３−１０８・玄海３／４号機 先端部摩耗対策を施した制御棒クラスタに対する先端部摩耗測定について
・ＰＷＲプラントの制御棒クラスタにおける経年劣化に関する管理方法について
・玄海第３号機第１５保全サイクル定期事業者検査実施要領書 ＧＮ３−３９ アニュラス
循環排気系フィルター性能検査
・玄海第３号機第１５保全サイクル定期事業者検査実施要領書 ＧＮ３−４１ 中央制
御室非常用循環系フィルター性能検査
・代替フロン試薬によるインプレーステストの実機適用について
・玄海第３号機第１５保全サイクル定期事業者検査実施要領書 ＧＮ３−８６・不適合報告書 定期事業者検査「ＧＮ３−８６−１ １次系安全弁検査」の検査中止について ２０２０−２−３・玄海第３号機第１５保全サイクル定期事業者検査実施要領書・成績書 ＧＮ３−９１・玄海第３号機第１５保全サイクル定期事業者検査実施要領書・成績書 ＧＮ３−１０・玄海第３号機第１５保全サイクル定期事業者検査実施要領書・成績書 ＧＮ３−１３・玄海第３号機第１５保全サイクル定期事業者検査実施要領書・成績書 ＧＮ３−２１６・玄海第３号機第１５保全サイクル定期事業者検査実施要領書・成績書 ＧＮ３−８・玄海第３号機第１５保全サイクル定期事業者検査実施要領書・成績書 ＧＮ３−９・玄海第３号機第１５保全サイクル定期事業者検査実施要領書・成績書 ＧＮ３−７９・玄海第３号機第１５保全サイクル定期事業者検査手順書 ＧＮ３−７９・玄海第３号機第１５保全サイクル定期事業者検査実施要領書・成績書 ＧＮ３−１５・玄海第３号機第１５保全サイクル定期事業者検査実施要領書・成績書 ＧＮ３−６・玄海第３号機第１５保全サイクル定期事業者検査実施要領書・成績書 ＧＮ３−３９・玄海第３号機第１５保全サイクル定期事業者検査実施要領書・成績書 ＧＮ３−４１(2) ガイド BM1040 ヒートシンク性能
検査項目 ヒートシンク性能
資料名6令和３年２月報告書（案）・玄海第３号機第１５保全サイクル定期事業者検査実施要領書・成績書 ＧＮ３−２０６(3) ガイド BM0060 保全の有効性評価
検査項目 施設管理目標の監視及び評価
資料名・定期事業者検査報告書（定期事業者検査開始時） 玄海第３号機第１５回定期事
業者検査報告書
・リスク評価実施要領
・保全活動管理指標設定・監視要領（３，４号）
・玄海１／２号機 ２０２０年度 補機計画整備工事 作業工程（原子炉分）
・玄海２号機 長期点検計画 ダンパ関係 （最終改訂 ２０２０年５月２０日）
・玄海１／２号機 長期点検計画 廃止措置段階（性能維持施設） 機器関係 （最終改訂 ２０２０年１０月２９日）
・玄海１号機 長期点検計画 廃止措置段階（維持管理設備） 機器関係 （最終改訂２０２０年１月１６日）
・玄海１／２号機 長期点検計画 廃止措置段階（性能維持施設）機器・弁関係（最終 改訂 ２０２０年１２月２日）(4) ガイド BM0100 設計管理
検査項目 設計管理の適切性
資料名 ※・設計・調達管理基準（３，４号）
・主要工事業務計画要領 図−２ 設計・開発の基本的な流れ（グレード３）
・「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」に対する影響評価
一覧
・不適合報告書「玄海３号機 使用済燃料ピット冷却器室における申請エリア外での資機材仮置きについて」 ２０２０−２−６・コンクリート殻の移動による重要設備への影響確認について(5) ガイド BO0010 サーベイランス試験
検査項目 標準的な検査
資料名
・運転基準（３，４号） 定期試験編 ４Ⅶ−３−（１） ほう酸ポンプ起動試験
・定期試験体制表 ４号ほう酸ポンプ起動試験
・ほう酸ポンプ起動試験記録 ２０２０年度
・運転基準（３，４号） 定期試験編 ４Ⅶ−３−（２） 高圧注入ポンプ起動試験
・定期試験体制表 ４号高圧注入ポンプ起動試験
7令和３年２月報告書（案）・高圧注入ポンプ起動試験記録 ２０２０年度
・４A／B 高圧注入ポンプ性能評価シート ２０２０年１１月１９日
・運転基準（３，４号） 定期試験編 ４Ⅶ−３−（１１） 安全補機室空気浄化ファン起動試験
・定期試験体制表 ４号安全補機室空気浄化ファン起動試験
・安全補機室空気浄化ファン起動試験記録 ２０２０年度
・運転基準（３，４号） 定期試験編 ４Ⅶ−３−（３） 余熱除去ポンプ起動試験
・定期試験体制表 ４号余熱除去ポンプ起動試験
・余熱除去ポンプ起動試験記録 ２０２０年度
検査項目 全般的な検査
資料名
・玄海第３号機第１４保全サイクル定期事業者検査成績書 ＧＮ３−２０５・玄海第３号機第１５保全サイクル定期事業者検査成績書 ＧＮ３−２０５・第１４回定期修繕工事 常設電動注入ポンプ簡易点検 工事記録
・常設電動注入ポンプ起動試験記録 ２０２０年度・不適合報告書 ３号機１４保全サイクル定期事業者検査「GN３−２０５ その他原子炉注水系機能検査」における検査中止について ２０１９−２−５・玄海原子力発電所第３号機 適合性確認資料 QGN３−１−０７０２(6) ガイド BO1020 設備の系統構成
検査項目 標準的系統構成
資料名・３号機 主単線結線図（GIS)・３号 操作伝票 No.３−２−定１５−０７９・保安規定８７条第３項を適用して実施する点検・保修の連絡書 別紙５ ２０２０年８月２８日
・玄海２号機 識別管理 電源管理台帳
・玄海２号機 識別管理 境界弁管理台帳
・２号機 格納容器スプレイ系統図
・３号機 ２次系純水タンク廻り系統図
・３号機 ２次系補給水系統図
・３号機 １次系脱塩水系統図（A／B）
・３号機 １次系脱塩水系統図（C／V・R／B）
・運転基準（３，４号） 定期試験編 ４Ⅶ−３−（２） 高圧注入ポンプ起動試験
・３号機 安全注入系統図（高圧注入ポンプ）8令和３年２月報告書（案）

検査項目 包括的系統構成
資料名・３号 操作伝票 No.３−１−定１５−０２８／No.３−１−定１５−０３１
・３号機 原子炉補機冷却水系統図（CCW ポンプ・クーラ廻り）
・３号機 海水系統図（ポンプ〜放水ピット）・玄海第３号機第１５保全サイクル定期事業者検査手順書 GN３-２０５・予防処置情報処理票 K３０００１
・玄海３／４号機 予防処置情報処理票（K３０００１)の検討結果について
・玄海３号機 第１５回定期事業者検査 ３B 格納容器スプレイポンプ試運転手順書
・玄海３号機 長期点検計画（１次系設備） ２０２０年８月１４日
・玄海原子力発電所 標準作業手順書 電動仕切弁分解点検 改定２８・スプレイによるよう素除去効果 MAPI-１００８・玄海第３号機第１３及び１４保全サイクル定期事業者検査成績書 ＧＮ３−４８（K)(7) ガイド BO1030 原子炉起動・停止
検査項目 原子炉起動停止
資料名
・運転基準 Ⅱ 電気編 ３号機 ３Ⅱ−１−(２) 発電機通常運転、３Ⅱ−１−(３)発電機停止
・運転基準 Ⅲ タービン編 ３号機 ３Ⅲ−１−(３) タービン停止
・運転基準 Ⅳ 原子炉編 ３号機 ３Ⅳ−１−(２) 原子炉通常運転（負荷変化）、３Ⅳ−１−(３) 原子炉停止（最小負荷から高温停止）
・玄海第３号機第１５保全サイクル定期事業者実施検査要領書 ＧＮ３−１３０・玄海第３号機第１５保全サイクル定期事業者検査手順書 ＧＮ３−１３０・検査体制表 ２０２０年９月１８日
・運転基準 Ⅳ 原子炉編 ３号機 ３Ⅳ−２ １次冷却材設備 a.１次冷却材系統
水抜き
・３号機 原子炉廻り水位計系統図
・玄海原子力発電所第３号機第１５回定期検査手順確認要領書 燃料取出手順確認・玄海３号機 第１５回定期検査 燃料取替実施計画書（燃料装荷）
・玄海原子力発電所第３号機第１５回定期検査手順確認要領書 燃料装荷手順確認・玄海原子力発電所第３号機第１６サイクル取替炉心の安全性について
・玄海第３号機第１５保全サイクル定期事業者検査実施要領書・成績書 ＧＮ３−８１−１・玄海３，４号機 運転基準 総括編 別添 保安規定に関わる記録様式 GN−３ 原9令和３年２月報告書（案）子炉起動前チェックシート 保安規定による・運転連絡票 №２８−１２−１、２０１９−６−１４、２０１９−７−７、２０２０−１０−６、２０２０−１１−５(8) ガイド BO1040 動作可能性判断及び機能性評価
検査項目 動作可能性判断及び機能性評価
資料名・玄海第３号機第１５保全サイクル定期事業者検査実施要領書・成績書 ＧＮ３−２０５・玄海第３号機第１５保全サイクル定期事業者検査手順書 ＧＮ３−２０５・玄海第３号機第１５保全サイクル定期事業者検査実施要領書・成績書 ＧＮ３−２０２・玄海第３号機第１５保全サイクル定期事業者検査実施要領書・成績書 ＧＮ３−２３・玄海第３号機第１５保全サイクル定期事業者検査手順書 ＧＮ３−２３・玄海第３号機第１５保全サイクル定期事業者検査実施要領書・成績書 ＧＮ３−２７・玄海第３号機第１５保全サイクル定期事業者検査 保修作業手順書 ＧＮ３−２７・玄海第３号機第１５保全サイクル定期事業者検査実施要領書・成績書 ＧＮ３−２９・玄海第３号機第１５保全サイクル定期事業者検査 保修作業手順書 ＧＮ３−２９・玄海第３号機第１５保全サイクル定期事業者検査実施要領書・成績書 ＧＮ３−１０７・玄海第３号機第１５保全サイクル定期事業者検査手順書 ＧＮ３−１０７・玄海第３号機第１５保全サイクル定期事業者検査実施要領書・成績書 ＧＮ３−３０・玄海第３号機第１５保全サイクル定期事業者検査 保修作業手順書 GN３-３０・工事計画認可申請添付資料３−１７−４−２ 制御棒クラスタの耐震計算書(9) ガイド BO0060 燃料体管理（貯蔵・輸送）
検査項目 燃料の運搬等
資料名
・玄海原子力発電所１／２号機 使用済燃料ピット冷却機能停止時のデータ測定終了について(２０２０年１０月２１日)
・玄海１号機燃料等貯蔵施設巡視点検チェックシート(２０２０年５月２８日・１０月２９日）
・玄海２号機燃料等貯蔵施設巡視点検チェックシート(２０２０年５月２８日・１０月２９日）
・チャート No.１０４１ ２０２０年６月分・１０月分（R-５ 使用済燃料ピット付近区域エリアモニタ)
・チャート No.２０４１ ２０２０年６月分・１０月分（２R-５ 使用済燃料ピット付近区域エリアモニタ)
・２号使用済燃料ピット冷却系停止運転操作手順書（改ー１）(10) ガイド BO1070 運転員能力
検査項目 中央制御室・現場での運転員の活動状況
10令和３年２月報告書（案）

資料名
・運転基準（３，４号） Ⅳ原子炉編 ３Ⅳ−１−（１） 原子炉起動（低温停止から最小
負荷１５％）
・運転基準（３，４号） Ⅳ原子炉編 ３Ⅳ−５−（１） 余熱除去設備
・蒸気ボイドによる余熱除去系の機能不全の可能性の対応に係る影響評価について（回答）・直（班）内教育報告書 ２０２０年６月９日、２０２０年６月３０日、２０２０年７月１６日、２０２０年８月４日(11) ガイド BE0020 火災防護
検査項目 四半期検査
資料名・作業要領書（玄海原子力発電所第３号機第１５回定期修繕工事 変圧器及び洞道消火装置点検）・火災防護計画（要領）・玄海原子力発電所第３号機工事計画に係る説明資料（その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備）・改善提案書（玄海３，４号機耐火隔壁施工ケーブルトレイ露出ケーブルへの対応について）
・有毒ガス発生時の対応教育資料(12) ガイド BE0090 地震防護
検査項目 地震防護
資料名 ※・内部溢水、火山影響等、その他自然災害発生時の体制の整備に関する評価改善報
告書
・玄海第３号機第１５保全サイクル定期事業者検査実施要領書 ＧＮ３−１０３・玄海第３号機第１５保全サイクル定期事業者検査実施要領書 ＧＮ３−１０４−１６．２ チーム検査(1) ガイド BM0010 使用前事業者検査に対する監督
検査項目 使用前事業者検査（変更工事）
資料名 ※・使用前事業者検査（施設）実施要領書 QGN３−１−０３０２
・使用前事業者検査（施設）実施要領書 QGN４−１−０３０１(2) ガイド BM1050 供用期間中検査に対する監督11令和３年２月報告書（案）

検査項目 供用期間中検査
資料名・玄海第３号機第１５保全サイクル定期事業者検査実施要領書・成績書 ＧＮ３−１/Ｇ
Ｎ３−２０１−１(3) ガイド BO1050 取替炉心の安全性
検査項目 取替炉心の安全性
資料名・玄海３号機 炉内燃焼管理報告書（第１５サイクル）・玄海原子力発電所第３号機 第１６サイクル取替炉心の安全性について※ 特定重大事故等対処施設に係る資料名のうち特定重大事故等対処施設の名称等が記載されているものは、令和２年度第３６回原子力規制委員会（令和２年１１月４日）で決定された「特定重大事故等対処施設に係る法令報告事象等の公表について」の考え方に準拠し非公表とします。

12