中部浄化センター外４箇所活性炭納入
仕様書

１．業務概要
本業務は、中部浄化センター及び各ポンプ場の活性炭吸着塔内の交換に必要な活性炭を納入し、使用済み活性炭と取替を行うもの。尚、Ｂ系最初沈殿池活性炭吸着塔については、カートリッジを交換すること。
２．納入場所① 中部浄化センター

熊本市西区蓮台寺５丁目７番２号

・Ｂ系沈砂池活性炭吸着塔
・Ｂ系最初沈殿池活性炭吸着塔
・汚泥濃縮設備活性炭吸着塔
・前処理設備活性炭吸着塔② 和泉ポンプ場活性炭吸着塔

熊本市北区和泉町２８３－１③ 世安ポンプ場活性炭吸着塔

熊本市中央区世安３丁目５－２１④ 新花畑ポンプ場活性炭吸着塔(1F)

熊本市中央区花畑町２番３号⑤ 飛田ポンプ場活性炭吸着塔

熊本市北区飛田４丁目９－１

３．納入期限令和6年3月25日
４．活性炭規格①中部浄化センター
・Ｂ系沈砂池活性炭吸着塔（再生炭不可）型式・風量

立型カートリッジ式活性炭吸着塔・90m3/分

カートリッジ

1300×1300×450H×3個 1300×1300×450H×3個 1300×1300×450H×3個

吸着剤名称
形

酸性ガス用吸着剤

アルカリガス用吸着剤

中性ガス用吸着剤

破砕炭

破砕炭

破砕炭

状
3

1.80

1.80

1.80

充填密度（ｇ/ｍｌ）

0.45～0.53

0.55～0.65

0.45～0.55

硬度（％）

95.0以上95.0以上95.0以上

粒度４～８ｍesh（％）

95.0以上95.0以上95.0以上

吸着剤量（m ）・Ｂ系最初沈殿池活性炭吸着塔(再生炭不可）型式・風量

立型カートリッジ式活性炭吸着塔・80m3/分

カートリッジ

1500×1500×450H×2個 1500×1500×450H×2個 1500×1500×450H×2個

吸着剤名称

酸性ガス用吸着剤

アルカリガス用吸着剤

中性ガス用吸着剤

破砕炭

破砕炭

破砕炭

1.62

1.62

1.62

充填密度（ｇ/ｍｌ）

0.45～0.53

0.55～0.65

0.45～0.55

硬度（％）

95.0以上95.0以上95.0以上

粒度４～８ｍesh（％）

95.0以上95.0以上95.0以上形

状
3

吸着剤量（m ）・汚泥濃縮設備活性炭吸着塔
型式・風量(再生炭不可）FRP製立型カートリッジ式活性炭吸着塔・35m3/分

カートリッジ

1400×1400×470H×1個－

1400×1400×470H×1個

吸着剤名称

酸性ガス用吸着剤－

中性ガス用吸着剤

破砕炭

－

破砕炭

0.71

－

0.71

0.45～0.53－

0.45～0.55

硬度（％）

95.0以上－95.0以上

粒度４～８ｍesh（％）

95.0以上－95.0以上形

状

吸着剤量（m3）
充填密度（ｇ/ｍｌ）

1

・前処理設備活性炭吸着塔（再生炭不可）型式・風量

立型上向流カートリッジ式活性炭吸着塔・61.6m3/分

カートリッジ

1320×1320×500H×2個 1320×1320×500H×2個 1320×1320×500H×2個吸着剤名称

酸性ガス用吸着剤

アルカリガス用吸着剤

中性ガス用吸着剤

破砕炭

破砕炭

破砕炭

1.26

1.26

1.26

充填密度（ｇ/ｍｌ）

0.45～0.53

0.55～0.65

0.45～0.55

硬度（％）

95.0以上95.0以上95.0以上

粒度４～８ｍesh（％）

95.0以上95.0以上95.0以上形

状

吸着剤量（m3）②和泉ポンプ場活性炭吸着塔（再生炭不可）立型上向流カートリッジ式活性炭吸着塔・2m3/分

型式・風量
カートリッジ□

450×350H(充填嵩250H)

吸着剤名称
形

□450×350H(充填嵩250H)□450×350H(充填嵩250H)

酸性ガス用吸着剤

アルカリガス用吸着剤

中性ガス用吸着剤

破砕炭

破砕炭

破砕炭

状
3

0.05

0.05

0.05

0.45～0.53

0.55～0.65

0.45～0.55

硬度（％）

95.0以上95.0以上95.0以上

粒度４～８ｍesh（％）

95.0以上95.0以上95.0以上

吸着剤量（m ）充填密度（ｇ/ｍｌ）③世安ポンプ場活性炭吸着塔（再生炭不可）型式・風量

ガス上向流カートリッジ式活性炭吸着塔・90m3/分

カートリッジ

1200×1200×420H×4個 1200×1200×420H×4個 1200×1200×420H×4個

吸着剤名称

酸性ガス用吸着剤

アルカリガス用吸着剤

中性ガス用吸着剤

破砕炭

破砕炭

破砕炭

1.84

1.84

1.84

充填密度（ｇ/ｍｌ）

0.45～0.53

0.55～0.65

0.45～0.55

硬度（％）

95.0以上95.0以上95.0以上

粒度４～８ｍesh（％）

95.0以上95.0以上95.0以上形

状

吸着剤量（m3）④新花畑ポンプ場活性炭吸着塔(1F)（再生炭不可）フィルタ式活性炭吸着塔・22m3/分

型式・風量
カートリッジ

1300×1300×3200H(充填嵩250H)×1個－

1300×1300×3200H(充填嵩250H)×1個

酸性ガス用吸着剤－

中性ガス用吸着剤

吸着剤名称
形

ペレット炭

－

ペレット炭

吸着剤量（m3）

状

0.48

－

0.48

充填密度（ｇ/ｍｌ）

0.48

－

0.55

硬度（％）

95.0以上－95.0以上粒度（mm）

φ4－

φ4⑤飛田ポンプ場活性炭吸着塔(再生炭不可）立型カートリッジ式活性炭吸着塔・10㎥/分

型式・風量
カートリッジ
吸着剤名称
形

状

吸着剤量（m3）□

800*520H*6ｔ□

800*520H*6ｔ□

800*520H*6ｔ

酸性ガス用吸着剤

アルカリガス用吸着剤

中性ガス用吸着剤

破砕炭

破砕炭

破砕炭

0.23

0.23

0.23

充填密度（ｇ/ｍｌ）

0.43～0.55

0.45～0.80

0.44～0.59

硬度（％）

95.0以上95.0以上95.0以上

粒度４～８ｍesh（％）

90.0以上90.0以上90.0以上2

５．活性炭の納入
１）活性炭の価格には、活性炭の入れ替え作業費、処分費(再生処理）及びパッキンの取替費（材料含む）を含むものとする。
２）納入する活性炭の成分分析表を提出すること。
３）納入日時等については、事前に担当者と打ち合わせること。
６．カートリッジの納入（Ｂ系最初沈殿池活性炭吸着塔用6個分）
１）カートリッジの価格には、運搬費、諸経費を含むものとする。
２）既設カートリッジについては浄化センターで処分する。
３）設備の仕様は別紙図面の通り。
７．活性炭の交換
１）旧活性炭を活性炭吸着塔のカートリッジから抜き取り、新活性炭をカートリッジに入れ活性炭吸着塔 に取り付けること。カートリッジは既設使用（Ｂ系最初沈殿池活性炭吸着塔を除く）とする。
２）パッキンについては、新品と取替え漏洩がないことを確認すること。
３）交換日時等については、事前に担当者と打ち合わせ、担当者立会いのもとで活性炭の入れ替えを行うこと。また、施工日は、天候を考慮し雨量が多い日には、交換を行わない。
４）交換作業は、浄化センター及びポンプ場の運転に支障のないように十分に留意すること。
５）交換作業中の事故については、納入業者の責任とする。また、既設設備を破損もしくは損傷した場合 には、納入業者の責任で速やかに復旧すること。
６）交換完了後は、跡片付け及び清掃を行うこと。
８．その他
１）使用済み活性炭は、納入業者の持ち帰りとし、再生処理とする。
又、再生処理を証明できる書類を提出すること。
２）余剰分の活性炭が生じた場合は、持ち帰ること。
３）通路に当たる場所は安全に十分配慮し、必要な場合は柵などで立ち入りを制限すること。
４）納入状況及び交換の状況、搬出状況等の写真を提出すること。
５）その他詳細については、本市担当者と協議し決定する。
９．担当課
熊本市上下水道局維持管理部水再生課

中部浄化センター（担当：横田）

電話：096-356-6600

3