2024
新春第93号

梅林公園（撮影者：山畠智行）

P.02
P.03
P.04
P.05

新年のごあいさつ
会長

鈴木 胖

トピックス

インターンシップ活動報告

保安教育資料1

自家用電気工作物の地震に備えて

保安教育資料2
電気火災事故例

P.06
P.10
P.12
P.14

お客さま紹介シモダフランジ株式会社

トラブル事例(構内柱)高圧開閉器付近で足場パイプが接触→
地絡停電発生

インフォメーション

PCB廃棄物の適正処分に関するお知らせ

インフォメーション

子メーターの有効期限を確認しましょう

電気に関する件、省エネルギーに関する件、太陽光発電に関する件等は、当協会 電気管理技術者にお尋ね下さい
一般社団法人関西電気管理技術者協会
Kansai Electricity Management Engineer Association新年のごあいさつ
一般社団法人関西電気管理技術者協会会長

胖

新年あけましておめでとうございます。平素

経済産業省ではこのような電気保安人材の不は格別のご配慮とお引き立てを賜り、心より厚足に対応するため、外部委託承認にかかる要件く御礼申しあげます。

緩和、デジタル技術の活用促進、電気保安業界

昨年を振り返りますと、5月に新型コロナ感染への入職促進等様々な対策を講じております。

症は感染症法上の位置づけが２類相当から５類に当協会としてもこうした動きを注視し、電気保変更され、経済社会活動の正常化が一段と進ん安をめぐる環境の変化に的確に対応いたします。

だ年でありました。

私ども一般社団法人関西電気管理技術者協会

一方、世界情勢はロシアによるウクライナ軍の会員の責務は、保安規程を遵守するとともに、事侵攻が長期化しており、さらに昨年１０月にはお客様の設備を技術基準に適合するよう維持し、イスラエル・ハマス紛争が勃発し、情勢が不安電気設備を安全に安心して使用していただける定化しております。

ようにすることです。そのため、協会及び会員

本年の日本経済は、こうした世界情勢の不安定化やそれに起因する物価高、慢性的な人手不足等懸念材料はあるものの、インバウンド需要の増加、企業の設備投資の持ち直し等により緩やかな回復が見込まれております。
さて、電気は社会、経済、産業及び国民生活に欠くことのできないものであり、その安定供は、最新技術、事故情報等の収集に努め、研修の受講等による技術力の向上を図るなど、日々、研鑽を重ねております。
なにとぞ、今後とも、私ども一般社団法人関西電気管理技術者協会及びその会員に対しまして、より一層お引き立てを賜りますようよろしくお願い申しあげます。

給と安全の確保は極めて重要であります。電気

最後に、本年が明るい年になりますよう、併保安を取り巻く環境は、太陽光発電等再生可能せて皆様方のご健勝とご発展を心よりお祈り申エネルギー発電設備が増加する一方で、電気主し上げ、新年のご挨拶とさせていただきます。

任技術者の減少から、電気保安業務と電気主任技術者の需給ギャップは今後急速に拡大するものとみられています。

02

鈴 木

2024 新春

Topics
トピックス

今年もインターンシップを実施しました

神戸支部

神戸支部では、電気保安管理業務を知って頂く

高圧受電設備の主要機器の構成・目的について講ことを目的に、インターンシップの受け入れを行っ習を行いました。机上実習では、高圧受電設備のております。

主要機器の構成・目的について講習を行い、実技実習では、安全作業を第一に考え危険作業がない

例年インターンシップを受け入れていた神戸村よう点検作業について実習しました。

野工業高等学校が彩星工科高等学校となり、校舎測定作業では、測定機器の取扱い、測定時の危も新築され、設備容量は2600KVAと以前 の2.5険ポイントを交えながら測定値の判定基準の習得倍に増えています。令和5年7月10日(月）〜 12日を行いました。又、点検の不備による波及事故が（水）の3日間実施し、学校の都合により年次点検社会的影響につながる事を説明し、保守管理の大はできませんでしたが、本校での実習を中心に行切さを学んでもらいました。

いました。
生徒さんは、電気保安管理業務に興味を持って今回のインターンシップで電気保安管理業務のおられたので積極的に講師に質問したり、率先し魅力、社会的貢献度を感じてもらい、将来保安電て作業に取り組んでおられました。机上講義で、気管理業務に携わる事を期待します。

机上講習

双眼鏡によるＰＡＳ点検

漏電火災警報器試験

接地測定報告書作成

研修後の懇談会
2024 新春03

保安規程第10条電気保安教育資料
保安教育実施日
一般社団法人年

2024 新春日

関西電気管理技術者協会

電気管理技術者(保安教育実施者)

04月

保安規程第10条電気保安教育資料
保安教育実施日
一般社団法人年

月日

関西電気管理技術者協会

電気管理技術者(保安教育実施者)

2024 新春

05

お客さま
紹介

06

お客さま
紹介

06
2024 新春

2024 新春

2024 新春072024 新春

07

お客さま
紹介

納品分野
シモダフランジの製品は、私たちの暮らしを取り巻くあらゆる分野で活躍しています。
高品質で豊富な実績を背景に、様々な業種の企業様に当社製品をお選びいただいております。

08

2024 新春

発電
プラント

建築土木

化学
プラント

建設機械

風力発電

送電鉄塔

掘削設備

造船

製品例
鍛造製品のことならシモダフランジへ、豊富な取扱製品を御紹介します。

鍛造フランジ

パイプとパイプの接続、バルブやノズルなどの配管機器との接続、温度計・流量計などの計器との接続、および、配管端部の閉止などに使われる配管継手です。

バルブボディ

鍛造一体成形ブロックからの削り出しで製作した大型バルブの素材です。

鞍型管台

圧力容器の側面に接続されるノズル。曲面形状に合わせて、開先を三次元加工します。

一体型Ｔピース フランジ付きフランジの部分も含めて、鍛造一体成形ブロックから削り出して製作。溶接部分がないため、強度および耐食性に優れています。

機械式継手

ラテラル

ボイラの高温・高圧流体の配管に使用される継手。
鍛造一体成型ブロックから削り出して製作するため、溶接部がなく、強度および耐久性に優れています。

建築・土木工事に使用される鋼管杭の接続に使用される継手。溶接が不要で、機械的にパイプを接続できるため、現場の施工時間を大幅に短縮できます。

レデューサ

直径の異なるパイプとパイプを接続するための継手。鍛造品から削り出して製作します。

削り出しエルボ

鍛造ブロックから削り出して製作するため、歪のない断面真円のエルボです。優れた真円精度と滑らかな内表面によって流量ロスを低減できます。また、内径中心を偏心させて外径側を増肉することも可能です。

旋回輪

ショベルカーの旋回ベアリングに使用されるリング素材。リングローリング成形後、熱処理して機械加工仕上げを行います。

2024 新春09

トラブル事例トラブル事例 大阪北支部 山口

大阪北支部 山口博

（構内柱）高圧開閉器付近で（構内柱）高圧開閉器付近で足場パイプが接触→地絡停電発生
足場パイプが接触→地絡停電発生
1発生経緯

2 トラブル発生

1

1月13日 外壁塗装のため足場パイプ組立⇒ この時すでに接触状態となっている
1月13日 発生経緯
外壁塗装のため足場パイプ組立⇒ この時すでに接触状態となっている

2

1月17日 降雨により地絡継電器が動作し→構内停電となる
受電用高圧開閉器開放 → 構内停電
1月17日トラブル発生
降雨により地絡継電器が動作し→ 受電用高圧開閉器開放 →

電線付近での仮設足場の組立に関する注意喚起
電線付近での仮設足場の組立に関する注意喚起

令
令和3年8月19日
経済産業省 中部近畿産業保安
経済産業省 中部近畿産業保安監督部近畿支部●仮設足場上での作業中に、作業員が感電する事故が発生しています●●仮設足場上での作業中に、作業員が感電する事故が発生しています●

中部近畿産業保安監督部近畿支部管内においては、以前から仮設足場での作業中に作業員が感電し、死中部近畿産業保安監督部近畿支部管内においては、以前から仮設足場での作業中に作業員が感電し、死亡または負傷する事故が発生しており、当支部ウェブサイトや講習会等で注意喚起を行ってきましたが、今年度も残念ながらる事故が発生しており、当支部ウェブサイトや講習会等で注意喚起を行ってきましたが、今年度も残念ながら同様の事故が発生しました。配電線付近での作業は非常に危険であり、感電事故が発生すると、作業員だけでなく家族や職生しました。配電線付近での作業は非常に危険であり、感電事故が発生すると、作業員だけでなく家族や職場にも大きな影響を与えるとともに、停電を発生させることにより社会的な影響を及ぼす事になります。
響を与えるとともに、停電を発生させることにより社会的な影響を及ぼす事になります。
足場組立作業に携わる皆様におかれましては、未然防止に向けて、下記注意事項をご参照下さい。
足場組立作業に携わる皆様におかれましては、未然防止に向けて、下記注意事項をご参照下さい。

電線付近で仮設足場を組み立てる際の注意事項
電線付近で仮設足場を組み立てる際の注意事項
1. 仮設足場から配電線まで十分な安全距離※を上下左右方向ともに確保してください。
1. 仮設足場から配電線まで十分な安全距離※を上下左右方向ともに確保してください。

2. 十分な安全距離※を確保できない場合は、配電線の停電や移設、配電線への防護管の取付け等を行う
2. 十分な安全距離※を確保できない場合は、配電線の停電や移設、配電線への防護管の取付け等を行うよう、配電線の設置者等に連絡してください。
配電線の設置者等に連絡してください。

3. 配電線は、見た目だけでは充電状態か停電状態か判別できません。必ず作業開始前に配電線の設置者
3. 配電線は、見た目だけでは充電状態か停電状態か判別できません。必ず作業開始前に配電線の設置者に電線の状態を確認してください。
電線の状態を確認してください。

※電力会社推奨の安全距離…高低圧配電線(6600V・200V・100V)：2m以上、特別高圧配電線(22KV〜 33KV)：※電力会社推奨の安全距離…高低圧配電線(6600V・200V・100V)：2m以上、特別高圧配電線(22KV〜 33KV)：3m以上

電線付近で仮設足場を組み立てる際の連絡先
電線付近で仮設足場を組み立てる際の連絡先●関西電力送配電(株)の配電線付近での作業●関西電力送配電(株)の配電線への防●関西電力送配電(株)の配電線付近での作業●関西電力送配電(株)の配電線への防護管取付け依頼
関西電力送配電ダイヤル
0800-777-3081（通話料無料）かんでんエンジニアリング防護管セン
関西電力送配電ダイヤル 0800-777-3081（通話料無料）
かんでんエンジニアリング防護管センター
・受付時間：9時から17時（土日祝・年末年始を除く）
電話：0120-911-820
・受付時間：9時から17時（土日祝・年末年始を除く）
電話：0120-911-820（平日9:00 〜 17:30） （平日 9:00 〜・一部のIP電話からはご利用いただけない場合があります
FAX：072-228-5520
・一部のIP電話からはご利用いただけない場合があります
FAX：072-228-5520
その場合050-3085-3081(通話料有料)へおかけください。
防護管取付サービス ホームページ
その場合050-3085-3081(通話料有料)へおかけください。
防護管取付サービス ホームページ●工場・ビル等の関西電力送配電（株）以外の配電線等の付近での作業●工場・ビル等の関西電力送配電（株）以外の配電線等の付近での作業

工場・ビル等の設置者（電気主任技術者）に連絡してください。
工場・ビル等の設置者（電気主任技術者）に連絡してください。

10102024 新春

2024 新春因策

3

直接要因は 塗装会社の作業員が足場パイプをリード線に接触させたものであるが…
直接要因は発生要因
塗装会社の作業員が足場パイプをリード線に接触させたものであるが…

防護の必要性を認識していない
防護の必要性を認識していない「感電しなくてよかった!!」「感電しなくてよかった!!」

4

再発防止策
主任技術者に事前の連絡・打ち合わせをしていないことから発生した事案である！
主任技術者に事前の連絡・打ち合わせをしていないことから発生した事案である！

●事前協議し 防護等安全策を講じる
今後は、 ●事前協議し今後は、防護等安全策を講じる●立入禁止区画工事に立会し安全作業スペースを確認する●立入禁止区画工事に立会し安全作業スペースを確認する
絶縁テープ重ね巻きしているが絶縁テープ重ね巻きしているが経年劣化により経年劣化によりボルト突起部分が露出したりボルト突起部分が露出したり絶縁低下となる
絶縁低下となるへのお願い

お客様へのお願い致します。

お願い致します。

今後の対策
接続部 の 絶縁処理はテープまきでなく導管端子カバーを使用する

今後の対策
接続部 の 絶縁処理はテープまきでなく導管端子カバーを使用する

構内で電気・建築・土木掘削工事等の予定が有る
電気・建築・土木掘削工事等の予定が有る
場合は、事前に 電気管理技術者に情報提供を、事前に 電気管理技術者に情報提供を

仮設足場における感電死傷事故の事例（近畿管内）
設足場における感電死傷事故の事例（近畿管内）
年度

事故概要

事故概要

写真3

令和1年度 感電負傷事例

写真3

令和1年度 感電負傷事例

仮設足場の上で建屋の外構修繕工事を行っていた作業員が、材料(銅製雨樋）を両手に持っ仮設足場の上で建屋の外構修繕工事を行っていた作業員が、材料(銅製雨樋）を両手に持っ負傷て横移動させた際に、高圧ケーブル(6600V)に材料を接触させたため感電し、負傷した。て横移動させた際に、負傷した。
平成 高圧ケーブル(6600V)に材料を接触させたため感電し、

26工事
足足場場を用組のみ鋼立管ててい圧た線
作 業 員 が、足 場 用 の 鋼 管 を 高 圧 線
建 物 解 体 工 事 の ため 仮 設 足 場 を建組物
み解立体てていのたため
作 業仮員設が、を高死亡（6600V）に接触させたため感電し、約7mの足場上から墜落し、死亡した。
（6600V）に接触させたため感電し、約7mの足場上から墜落し、死亡した。

戸建新築工事のため仮設足場を組み立てていた作業員が、高圧配電線(6600V)に触れ感
戸建新築工事のため仮設足場を組み立てていた作業員が、高圧配電線(6600V)に触れ感
負傷 電し、約4mの足場上から墜落し、負傷した。
電し、約4mの足場上から墜落し、負傷した。
平成27
建屋改造工事のため仮設足場を組み立てていた作業員が、低圧配電線の接続部(200V)
建屋改造工事のため仮設足場を組み立てていた作業員が、低圧配電線の接続部(200V)死亡【写真１】に触れ感電し、死亡した。
【写真１】に触れ感電し、死亡した。

移動式足場の上で屋根解体工事を行っていた作業員が、移動式足場の上で屋根解体工事を行っていた作業員が、足場鋼管に触れて感電し、死亡し 足場鋼管に触れて感電し、死亡し平成 死亡た。移動式足場を組み立てる際、低圧配電線(100V)の被覆を損傷し、この配電線が足場た。移動式足場を組み立てる際、低圧配電線(100V)の被覆を損傷し、この配電線が足場29
鋼管に接触していたため、足場鋼管が充電状態となっていた。
【写真２】
鋼管に接触していたため、足場鋼管が充電状態となっていた。
【写真２】

平成
仮設足場の上で屋根補修作業を行っていた作業員が、高圧配電線(6600V)に触れ感電し、仮設足場の上で屋根補修作業を行っていた作業員が、高圧配電線(6600V)に触れ感電し、負傷 約7.5mの足場上から墜落し、負傷した。
30
約7.5mの足場上から墜落し、負傷した。

令和
仮設足場の上で屋根補修作業を行っていた作業員が、高圧配電線(6600V)に触れ感電し、仮設足場の上で屋根補修作業を行っていた作業員が、高圧配電線(6600V)に触れ感電し、負傷 約8.7mの足場上から墜落し、負傷した。
1【写真３】
約8.7mの足場上から墜落し、負傷した。
【写真３】

集合住宅の解体作業のため設置した仮設の組立足場の解体作業中に、作業員が、仮設足令和
集合住宅の解体作業のため設置した仮設の組立足場の解体作業中に、作業員が、仮設足負傷 場上で高圧配電線(6600V)に触れて感電し、約8.8mの高さから墜落し、負傷した。
3
場上で高圧配電線(6600V)に触れて感電し、約8.8mの高さから墜落し、負傷した。

写真1
年度 感電死亡事例

平成27年度 感電死亡事例

写真2

写真2
平成29年度 感電死亡事例

平成29年度 感電死亡事例

2024 新春

112024 新春

11122024 新春

2024 新春

13

142024 新春

2024 新春

15

1

1に連絡が繋がらないときは2の緊急保安センターまでご連絡ください。

2
緊急保安センターではお客さまの電気設備を24 時間、365 日体制で管理しています。

ご契約の電気設備管理事務所

2024年1月１日発行

870余名の技術者集団がお客さまの事業場を守ります。

93号

停電、漏電、感電、火災など電気の故障・事故発生時はお電話ください。

お客さま第24時間365日
安心の保安体制

でんきのかんり電気の故障・事故発生時 緊急時連絡体制

緊急保安センター（受託・代行会員の電気管理技術者）

部〒540-0034 大阪市中央区島町1丁目2番3号（三和ビル5階）☎（06）
6943-9577■大阪北支部〒540-0034 大阪市中央区島町1丁目2番3号（三和ビル6階）☎（06）
6943-4549■大阪南支部〒590-0024 堺市堺区向陵中町4丁4番1号（三栄ビル4階）☎（072）
257-4390■神 戸 支 部〒650-0004 神戸市中央区中山手通3-4-8（大東ビル503）☎（078）
334-7835■姫 路 支 部〒670-0935 姫路市北条口2-7（カーニープレイス姫路第二ビル9階9-4号）☎（079）
284-2545■京 都 支 部〒600-8107 京都市下京区五条通新町東入東錺屋町186（ヤサカ五条ビル10階） ☎（075）351-7346〒520-0801 大津市におの浜3丁目3-3（ヨシノビル2階）☎（077）
524-8635〒640-8361 和歌山市岡円福院東ノ丁25番地☎（073）
431-3524■奈 良 支 部〒636-0247 奈良県磯城郡田原本町阪手638-1（もちの木ビル2F2号室）☎（0744）32-7338

編 集 委 員 長：髙橋 清二（大阪北）編集副委員長：曽谷 孝広（姫路）編 集 委 員：富田 秀一（大阪南）、川西 博武（神戸）山本 秀文（京都）、松井 隆（滋賀）坂本 正光（和歌山）、尾﨑 愼一（奈良）https://www.eme-kansai.or.jp/

機関誌「でんきのかんり」

機関誌「でんきのかんり」92号の13ページにて記載に誤りがありました。

92号の訂正とお詫び「令和5年度定例研修会」電力安全課課長補佐 小西 努様に訂正してお詫びします。

一般社団法人関西電気管理技術者協会

日新印刷有限会社「でんきのかんり」編集委員

制作■滋 賀 支 部■和歌山支部

関西電気管理技術者協会

本

関西電気管理技術者協会 本部および支部一覧

一般社団法人

一般社団法人

0120-756-136

発行

緊急保安センター