低圧連系での出力制御（広義）対象案件
システム構成毎の適用上の注意点
ー対象機種Ｌ１（4.5kW/5.8kW屋外）－
形式（標準品）： CEPT-L1AA□P□
形式（多機能品） ： CEPT-L1AB□P□

2017年8月
システムエンジニアリング事業部
環境エネルギー事業統括部 環境エネルギー技術部 機器技術課 文書番号：© 2017 YASKAWA Electric Corporation(Sエネ技P)Q1707-06<2>出力抑制のシステム概要

参照：JPEA© 2017 YASKAWA Electric Corporation

1

システム構成① （住宅用システム Ｌ１標準品）
構成：住宅用，パワコン５台まで
Ｌ１（標準）

５台目

リモコン表示システム Ｆ2（出力制御対応）

ルーター
※・・・

通信（LANケーブル）

インターネット※ルーター⇔表示システム間は有線・無線のどちらでも可能※お客様準備・出力制御ユニットは、当社製表示システム（形式：JEMN-F2AA）を使用ください。
接続可能なパワコン台数は5台までです。
※ 使用環境の観点から本表示システムをボックスなどに入れ、産業用用途（野立てなど）で使用することはお勧めしません。
・インターネット環境、ルーターを準備ください。
※パワコン容量に合わせて、電流センサ(CT)を選択ください。
・Φ16mm 定格電流120A F2-SO16対応可能容量：4.5kW×5台， 4.5kW×4台＋ 5.8kW×1台， 5.8kW×4台， 4.5kW×2台＋ 5.8kW×2台

・Φ24mm 定格電流150A F2-SO24 (オプション)
対応可能容量：5.8kW×5台， 4.5kW×1台＋ 5.8kW×4台， 4.5kW×2台＋ 5.8kW×3台， 4.5kW×3台＋ 5.8kW×2台© 2017 YASKAWA Electric Corporation

2

システム構成② （産業用システム Ｌ１標準品）
構成：産業用，パワコン５台以下 （リモコン1個）
Ｌ１（標準）

５台目

対応可能な出力制御ユニットメーカ
株式会社ラプラス・システム

リモコン・・・

他社製
出力制御ユニット

株式会社フィールドロジック
インターネットオーナンバ株式会社
エナジー・ソリューションズ株式会社
株式会社コンテック通信（LANケーブル）

インターネット環境を準備ください。
※詳細は出力制御ユニットメーカに確認してください。

構成：産業用，パワコン10台以下 （リモコン2個）
Ｌ１（標準）

５台目

・・・

対応可能な出力制御ユニットメーカ
通信ポート1（アドレス1～5）

株式会社ラプラス・システム
株式会社フィールドロジック

通信（LANケーブル）
６台目

１０台目

・・・

他社製
出力制御ユニット

オーナンバ株式会社
インターネット

通信ポート2（アドレス1～5）© 2017 YASKAWA Electric Corporation

リモコンに接続できるパワコンは５台までのため、出力制御ユニットに通信ポートが２個必要となります。
インターネット環境を準備ください。
※詳細は出力制御ユニットメーカに確認してください。
3

システム構成③ （産業用システム Ｌ１多機能品）
構成：産業用，パワコン11台以下（L1多機能品）
対応可能な出力制御ユニットメーカ

お客様作成スイッチ
Ｌ１（多機能）

１１台目

On/OffReset

・・・

他社製
出力制御ユニット

制御配線
通信（LANケーブル）株式会社ラプラス・システム
インターネット

株式会社フィールドロジック
オーナンバ株式会社
エナジー・ソリューションズ株式会社
株式会社コンテック

インターネット環境を準備ください。
※詳細は出力制御ユニットメーカに確認してください。

L1多機能品を使用したシステム（リモコンを使用していないシステム）では、出力制御ユニットの通信ポートが1個で対応可能です。
※L1多機能品にリモコンを使用している場合は、L1標準品と同様のシステム構成で運用ください。
（詳細はP3の構成を参照ください）© 2017 YASKAWA Electric Corporation

4参考及びＦＡＱ© 2017 YASKAWA Electric Corporation

5当社推奨の出力制御ユニットについて
表1．PCS（狭義）と対応可能な出力制御ユニットメーカ
出力制御ユニットメーカ
PCS（狭義）の形式
CEPTP2AA2□□□□仕様
ラプラス･システム

エナジー・ソリューションズ

フィールド
ロジック

オーナンバ

コンテック

安川電機

○

○

○

○

○

－○○

○

○

○

－

○

○

○

○

○－

CEPTP2AAB□□□□

P2シリーズ（三相）
10/9.9kW
P2シリーズ（三相絶縁）
9.9kW
P2シリーズ（単相）
10/9.9kWCEPT-L1AA□P□

L1シリーズ4.5/5.8kW
(標準品)

○注1
(PCS10台まで)○注1(PCS5台まで)○注1(PCS10台まで)○注1(PCS11台まで)○注1（PCS5台まで）○注1,2

CEPT-L1AB□P□

L1シリーズ4.5/5.8kW(多機能品)

○注1

○注1

○注1

○注1

○注1

○注1,2

CEPT-S1AA□P□

S1シリーズ4.5/5.8kW

○○

○

○

○

○注2

CEPT-P1HD4100DM□ 400V級 三相100kW

○○○○

○－

CEPT-P1HD2100DM□ 200V級 三相100kW

○○○

○

○－

CEPT-P2HA29P9□

注１．本資料に記載の推奨のシステム構成例、適用上の注意点を守ってください。
注２．住宅用のみで使用可能です。また、文書(Sエネ技P)Q1707-07に記載の適用上の注意点を守ってください。

© 2017 YASKAWA Electric Corporation

6当社推奨の出力制御ユニットについて
出力制御ユニットメーカの製品名・形式一覧
出力制御ユニットメーカ名

製品名

形式

狭義PCS最大接続可能台数

株式会社ラプラス・システム

Solar Link ZERO Suite

Solar Link ZERO-T2 SUI

30台※

エナジー・ソリューションズ株式会社

ソーラーモニター

NST-SP-R

31台※

株式会社フィールドロジック

DataCube3

DataCube3

20台※オーナンバ株式会社

出力制御装置PVUF-001ARK-PCS-S

124台※

株式会社コンテック

出力制御対応SolarView Air

SV-AIR-MC310-P01

30台※

株式会社安川電機

住宅用表示システム

JEMN-F2AA

5台

注・L1シリーズ4.5/5.8kW(標準品）の接続可能台数については6ページ表1中の狭義PCS台数を参照ください。
・ システム構成により、最大接続可能台数を接続できない場合があります。
接続可能な狭義PCS台数については、出力制御ユニットメーカへお問い合わせください。
・ メーカによっては、別の製品もありますので、ご入用の場合は、各メーカへお問い合わせください。

© 2017 YASKAWA Electric Corporation

7住宅用表示システムJEMN-F2AA（本体編）
表示ユニット

名称①通信ケーブル差し込み口②ＡＣアダプタ差し込み口③売電ランプ④電源ランプ⑤ＳＤカード差し込み口

名称①端子台②ＣＴ１，ＣＴ２計測器③アース端子④ＣＯＭ１，ＣＯＭ２⑤ＬＥＤ１～５⑥無線設定ボタン⑦リセットボタン⑧初期化ボタン⑨ディップスイッチ１～３⑩ディップスイッチ４© 2017 YASKAWA Electric Corporation

8住宅用表示システムJEMN-F2AA（配線編）
電圧検知ケーブル

システム系統配線図例

電圧検知ケーブルの配線（3m以下の場合）

電流センサ用ケーブル①②③© 2017 YASKAWA Electric Corporation

9ＦＡＱ
Ｑ：既存の監視装置（出力抑制対応外）がある場合はどうすれば良いか
Ａ：当社推奨の出力制御ユニットに置換えてください。

Ｑ：PCS1台毎にリモコンを設置している。どうしたら良いか？
Ａ：リモコンを集約し、当社推奨の出力制御ユニットをご使用ください。
(詳細はP3を参照ください）(L1 5台の例)
Ｌ１（1台目） リモコンＬ１（2台目）Ｌ１（3台目） リモコンＬ１（4台目）Ｌ１（5台目） リモコンリモコンＬ１（5台目）

リモコン

4台目

3台目

2台目

1台目

リモコン

他社製
出力制御ユニット

通信（LANケーブル）・通信配線を変更する。
・パワコンの伝送アドレス（H5-01）の設定を変更する。
1台目=1，2台目=2，3台目=3，4台目=4，5台目=5※設定変更後、電源の再投入を実施する。
・パワコンの終端抵抗設定を変更する。
通信配線の末端のみON、その他はOFFにする。
（上記の例では5台目のみON）
・リモコン背面のDIPスイッチ設定を変更する。
接続する台数分ONにする。

© 2017 YASKAWA Electric Corporation

10

ＦＡＱ
Ｑ：標準機種（リモコンあり）で、PCSが11台ある。どうしたら良いか？
Ａ：出力制御ユニットに通信ポートが3個あるオーナンバ製を1台で使用するか、当社推奨の出力制御ユニットを複数台で使用ください。
Ｌ１（標準）

Ｌ１（標準）

4台目

・・・

・・・

5台目

8台目

・・・
9台目

4台目

オーナンバ
製出力制御
ユニット

5台目
もしくは・・・
9台目

11台目

オーナンバ製×1台で使用する。
通信ポート1～3のアドレスはそれぞれ1～5とする© 2017 YASKAWA Electric Corporation

8台目

11台目

他社製
出力制御
ユニット①

他社製
出力制御
ユニット⑤

出力制御ユニットを複数台使用する。
通信ポート1～3のアドレスはそれぞれ1～5とする

11