<参考用>

仕名

称様書

リチウムイオン蓄電システム

型式

YRW-2310-10KHW-3PV-12LIB

仕 様 書 番 号

No.019428（文書番号:技通-010-01）

1. 概要 / 特徴
● 無停電電源装置(UPS)や回生型バッテリ充放電装置で培ったデジタル電源制御技術により、蓄電池－太陽光パネル－系統－負荷間で柔軟な電力ルーティングを構築致します。
● 商用健全時は双方向電源が系統連系モードとなり、蓄電池⇔商用系統間で充放電を行います。また重要負荷には商用系統が直接供給されます。
● 商用停電時は系統を切離した後、無瞬断※1,※2,※3 で双方向電源が自立運転に切り替わり、重要負荷へ安定した電力を供給します。
また、自立運転の容量は定格電力と同一で200/100V負荷を混在して使用可能です。

● 系統連系モード時は予め設定した運用モード(ピークカット、ピークシフト、SmartSC等)により充放電を行います。運用モードの設定はローカル表示器で行います。また、上位からの通信指令により充放電を行うことも可能です。なお、系統への逆潮流※4を防ぐため、構内の負荷に合わせて放電電力をリミットします。(一般負荷を対象として受電点への逆潮流を防ぐ場合は、外部電力計測が必要です。)● LAN経由のPCで運用実績を容易に視覚化できる「WEBみえる化システム」を標準搭載しています。ソフトウェアインストール不要で複数台のPCから同時にご覧いただくことも可能です。
● 絶縁トランスにより系統と蓄電池、及び、太陽光パネルは絶縁されており地絡事故などに対しても漏洩電流を防止します。また、直流地絡検知器を標準で装備しています。
● 本仕様書では弊社(YAMABISHI)製作部分についてのみ記載されております。

※1

無瞬断の定義は「電圧がゼロになる時間が1/4サイクル以下」 (JEM-TR185、JEM-TR186)。

※2

停電、負荷状況によっては停電期間が単相2線品、又は、単相3線品で1/2サイクルに及ぶ可能性があります。また負荷運転継続の確実性を保証するものではありません。

※3

電力会社との連系協議によってFRT(電圧・周波数)が適用される場合は無瞬断の切り替えに対応できません。
なお、FRT(周波数のみ)が適用できる場合は、無瞬断切り替えが認められる場合があります。

※4

本蓄電システムの使用方法を系統への逆潮流なしとした場合、電力会社よりRPR（逆電力継電器）の設置を求められます。また、RPR動作信号を双方向電源盤に引き込む必要があります。
(RPR/工事は見積もり範囲外です)※

高圧受電に連系させる場合は電力会社より受電キュービクル高圧受電側にOVGR (地絡過電圧継電器)の設置を求められます。また、OVGR動作信号を双方向電源盤に引き込む必要があります。
(OVGR/工事は見積もり範囲外です)

-

1/8-

2. ブロック図
PV入力

MPPT ﾕﾆｯﾄ

CAN
I >

64D

BMU

CMU
蓄電池

RY

CAN

MPPT
DC/DC

SDC

－－

制御回路

LAN

太陽光パネル

RS-485CT

4-20mAｱﾅﾛｸﾞ入力(温度)RY

4-20mAｱﾅﾛｸﾞ入力(日射)

蓄電池

ｼｰｹﾝｽ

R

RYC－～

ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ蓄電ｼｽﾃﾑ
制御回路

F

制御出力

系統ﾒｲﾝMC

MC

制御
電源
NF

出力開閉器

CB

入力開閉器

CB

保守開閉器

CB
OUTPUT

INPUT

-2/

8-

接点出力

ACSW

外部接点入力(汎用)

無瞬断ｽｲｯﾁOVGR接点入力

ｼｰｹﾝｽ

各部検出

4-20mAｱﾅﾛｸﾞ入力(電力計測)

MC

通信I/F

RPR接点入力

MT
AC/DC ﾒｲﾝMC

RS-422

ローカル表示器

外部非常停止接点入力

双方向

通信I/F

F

制御
電源

AC/DC

CMU

3. 電気仕様
項目

仕様

10kW
定 格 電 力相数
定 格 電 圧定 格 周 波 数
力率
高調波電流含有率系
統連系
時

保 護 機 能運 用 モ ー ド
受電電力リミット

逆潮流リミット
双方
向電源
A
C
仕様

※ 蓄電池バス側の蓄電池電圧と最大充放電電流により交流側電力が制限されます。

単相3線AC202/101V±10%50 / 60Hz ±5%0.95以上 (定格運転時)
総合: 5%以下 各次: 3%以下 (定格運転時/電圧波形歪なき場合)
系統連系規程(JEAC9701-2019)準拠
系統過電圧(OVR)、系統不足電圧(UVR)、系統過周波数(OFR)
系統不足周波数(UFR)、単独運転検出(受動,能動)、逆電力(RPR)接点信号入力、地絡過電圧(OVGR)接点信号入力、電圧上昇抑制機能、FRT機能(電圧・周波数、又は周波数のみ)※ 異常時は解列用電磁接触器を開放
手動設定、ピークカット、ピークシフト、SmartSC、デマンド信号
双方向充電電力と重要負荷電力の合計が双方向電源INPUT
定格を超えた場合は充電電力が制限されます。
双方向放電電力が負荷の状況に応じて系統側に逆潮流しないように放電電力がリミットされます。
（受電点で計測される外部電力計測の信号が必要です）※負荷の急変により短時間の逆潮流が発生する可能性があります。RPR設置時はこれが動作して一時的に連系運転が停止する場合があります。

10kW
定 格 電 力※ 蓄電池バス側の蓄電池電圧と最大放電電流により交流側電力が制限されます。

50A以内でAC200/100Vの負荷を混在使用可能※ 本機は出力系統に蓄電池冷却用の熱交換器を搭載しています。
供給可能な電流は熱交換器の定格電流1.3Aを差し引いた48.7A となります。

1φ3Wr ◎

1φ3Wn ◎

自立運転時

負荷接続例

1φ3W 1φ3W

定 格 電 流
1φ3WAC100V負荷

1φ3W

1φ3W 1φ3W

1φ3W

1φ3W 1φ3W 1φ3W

1φ3W

AC100V負荷

1φ3W

1φ3W

・ 200V負荷のみ10kW
・ 100V負荷のみ
AC200V負荷
5kW+5kW=10kW・ 200V負荷5kW および
100V負荷2.5kW+2.5kW=5kW
1φ3Wt ◎
定 格 電 圧電 圧 精 度定 格 周 波 数周 波 数 精 度
電 圧 歪 率
最大ピーク電流電圧過渡変動
電圧過渡応答時間
保 護 機 能1φ3W 1φ3W

1φ3W
AC200V/100V
定格電圧±1%以内 (検出点において)50 / 60Hz±0.01Hz以下 (停電時/自走中)
総合: 2%以下
線形負荷において (定格負荷時)
総合: 6%以下
非線形負荷において (定格負荷時)
定格電流実効値の3倍 (非線形負荷において)±5%以内 (無負荷⇔100%負荷 急変時)
50msec以内 (精度内復帰時間)
過電圧保護、過電流保護、他装置内部保護
-

3/8-

項目
直流電圧範囲充 放 電 電 流
保 護 動 作保 護 機 能種別モセ ル 数
ジ 公 称 電 圧蓄電仕池様バス

ュー蓄ル

公 称 容 量テム

公 称 容 量

電モジュール数池
公 称 電 圧
仕
シ 電池電圧範囲様ス

仕様DC200V～320V
充電時: 120Amax
放電時: 55Amax
充電側CV/CC、放電側CV/CC、SOCリミット
直流過電圧保護、直流不足電圧保護、直流過電流保護
リチウムイオン蓄電池
24 セル (12直列×2並列)
DC 27.6V
45Ah
1.24kWh
10モジュール (10直列×1並列 240セル)
DC276V (モジュール公称電圧27.6V×10直列)
DC216～312V
45Ah (モジュール公称容量45Ah×1並列)
12.4kWh (モジュール公称容量1.24kWh×10直列×1並列)

5400Ah・セル (モジュール公称容量÷2並列×240セル)
充放電: 120A ×1並列
Ｂ
過充電、過放電、過温度、セル電圧バランス異常、仕Ｍ
保護項目
CMU異常、通信異常、CMU電源異常、RY溶着確認、様Ｓ
サービスディスコネクト挿入確認検出、その他
定 格 電 力 / 台 数 30kW ユニット× 1台※2PV 過 積 載 率150%相当(太陽光パネル最大接続容量45kW相当)
DC70～206V
M PV 運 転 電 圧 範 囲
蓄電池電圧の制限がない場合、最大310Vまで入力可仕P
P
様PV 入 力 電 流 範 囲 0～120A
T
出 力 電 圧 範 囲 DC200～320V※1
PV過電圧保護、PV不足電圧保護、PV過電流保護
保 護 機 能出力過電圧保護、出力不足電圧保護
系統遮断方式（停電時） 半導体（サイリスタ）＋電磁接触器のハイブリッド方式
停電時自立運転切替時間 無瞬断 (FRT未適用、又は、FRT周波数のみ適用時)※3,※45秒（FRT機能使用時）
120%以内 （1分間）
系統連系時 :
120%以上、500%以内 （1サイクル）
負 荷 側 [OUTPUT]
過 負 荷 耐 量
120%以内 （1分間）
自立運転時 :
120%以上で定電流 （電圧垂下5秒間）
許 容 電 流※1

最大電力点追従(MPPT)DC/DCコンバータユニットは工場出荷時のオプションです。

※2

過積載率はご利用される太陽光パネルにより異なります。直並列数については弊社までお問い合わせください。

※3

無瞬断の定義は「電圧がゼロになる時間が1/4サイクル以下」 (JEM-TR185、JEM-TR186)。

※4

停電、負荷状況によっては停電期間が単相2線品、又は、単相3線品で1/2サイクルに及ぶ可能性があります。また負荷運転継続の確実性を保証するものではありません。

-4/8-

4. 計測・通信仕様
項
目仕様

交流側の計測機能は①系統受電点 ②負荷出力点 ③双方向電源出力点の3箇所でそれぞれ下記の項目が計測されます。
電圧実効値(平均と各相)、電流実効値(平均と各相)、有効電力、無効電力、皮相電力、力率、周波数、積算電力量（30分毎、１時間毎)
計測値はローカル表示器及び、上位通信で取得可能です。

計測
仕様

計測項目

蓄電池バス側の計測機能は下記の項目が計測されます。
電圧値、電流、電力、積算電力量、積算電力量（30分毎、１時間毎)
BMSから吸上げた蓄電池情報も計測項目扱いとなります。
最大電力点追従(MPPT)DC/DCコンバータユニットの計測情報も計測項目扱いとなります。※1
外部アナログ入力(4-20mA)による値も計測項目扱いとなります。
※2

計 測 精 度ス テ ー タ ス

電圧計測（交流/直流）: 各計測箇所フルスケールの0.5%以内
電流計測（交流/直流）: 各計測箇所フルスケールの1.0%以内
電力計測（交流/直流）: 各計測箇所フルスケールの1.0%以内
各種動作ステータス、警報ステータス

上位
通信

通 信 方 式

RS-485 Modbus RTU
LAN Modbus TCP（上記は選択式で同時アクセスはできません。）

設 定 項 目運用モード、有効電力設定、運転開始・停止、蓄電池接続・遮断、警報リセット、再連系許可、再連系後放電許可、防災モード有効/無効、運転モード設定

Ｂ通Ｍ
信Ｓ

通 信 方 式
計 測 項 目通 信 方 式通Ｍ信ＰＰ※ ＴCAN2.0B
BMSから吸上げた蓄電池情報
SOC、セル電圧、セル温度、オンラインパック数、他ステータスなど
CAN2.0B
PV電圧、PV電流、瞬時発電電力、積算電力量

計 測 項 目外部アナログ入力(4-20mA)による値も計測項目扱いとなります。

1

※2

※1

最大電力点追従(MPPT)DC/DCコンバータユニットは工場出荷時のオプションです。

※2

外部電力計測入力、及び、最大電力点追従(MPPT)DC/DCコンバータユニット使用時の日射量センサ、温度センサ入力として使用可能です。

-5/

8-

5. 一般仕様
項目
運 転 定 格

仕100% 連続
双 方 向 電 源:
回 路 方 式
MPPT DC/DCコンバータ :双 方 向 電 源:
絶 縁 方 式
MPPT DC/DCコンバータ :双 方 向 電 源:
スイッチング方式
MPPT DC/DCコンバータ :双 方 向 電 源:
冷 却 方 式
MPPT DC/DCコンバータ :効電気共通保護機
構率

双 方 向 電 源:様
フル・ブリッジ回路
昇圧チョッパ回路
商用周波絶縁方式
非絶縁方式
高周波PWM制御
高周波PWM制御
ファンによる強制空冷ファンによる強制空冷
91%以上 (定格運転時)※蓄電池バス-双方向電源AC間にて

MPPT DC/DCコンバータ : 98% (定格運転時)
双 方 向 電 源: 1kW (定格運転時)
最 大 発 熱 量
MPPT DC/DCコンバータ : 0.7kW (定格運転時)
系 統 ラ イ ン - 筐 体 間 : DC500Vメガーにて10MΩ以上
蓄 電 池 バ ス - 筐 体 間 : DC500Vメガーにて10MΩ以上
絶 縁 抵 抗 系統ライン-蓄電池バス間 : DC500Vメガーにて10MΩ以上
PV 入 力 ラ イ ン - 筐 体 間 : DC500Vメガーにて10MΩ以上※ SPD、制御基板は対象外
系 統 ラ イ ン - 筐 体 間 : AC2000V 1分間蓄 電 池 バ ス - 筐 体 間 : AC2000V 1分間
系統ライン-蓄電池バス間 : AC2000V 1分間
耐 電 圧
PV 入 力 ラ イ ン - 筐 体 間 : AC2000V 1分間※ SPD、制御基板は対象外
騒音
70dB以下 (装置正面1m A特性)
推 奨 接 地C種接地、又はD種接地
入 力 開 閉 器
系統側メインラインにブレーカを装備
出 力 開 閉 器
負荷側メインラインにブレーカを装備
保 守 開 閉 器
保守・メンテナンス用ブレーカを装備
系統側メインラインに電磁接触器を装備
系 統 メ イ ン MC
※ 装置異常時に自動で解列
系 統 側 SPD
AC用ｸﾗｽⅡを装備
PV 入 力 側 SPD DC用ｸﾗｽⅡを装備
突入電流防止機構 蓄電池バスに蓄電池接続時の突入電流抑制回路を内蔵
直 流 地 絡 検 出 器 蓄電池バスに地絡検出回路を装備
非 常 停 止 ボ タ ン 前面扉内部-6/8-項目

接 点 入 力外部入出力

接 点 出 力アナログ入力※1

通信インターフェース

周辺条件

設 置 場 所周 囲 温 度湿度
雰 囲 気標高振動氷※1雪仕様
外部非常停止入力×1ch(オープン:非常停止 / クローズ:正常)
逆電力(RPR)接点信号入力×1ch(クローズ:逆電力検出 / オープン:正常)
地絡過電圧(OVGR)接点信号入力×1ch(クローズ:地絡過電圧検出 / オープン:正常)
外部接点入力(汎用入力)×2ch※接点入力容量 12VDC 10mA程度
無電圧C接点×2ch 以下の11項目から任意に選択可能
運転中、停止中、待機中、再連系許可待ち、停電中、軽故障、中故障、重故障、デマンド警報、単独運転検出、SOC低下※接点容量AC250V/1A以下
または、DC30V/1A以下(抵抗負荷において)4-20mA入力による外部電力計測有り
外部電力計測: (12mAを中心に±値と解釈)
負担抵抗180Ω
4-20mA入力による日射量計測有り
PV日射量計測:
負担抵抗360Ω
4-20mA入力による温度計測有り
PV温度計測:負担抵抗360Ω
※ アナログ入力信号は装置内部と電気的に絶縁WEBみえる化システム : Ethernet (RJ-45)
RS-485 (M3.5ネジ端子台)
上位通信:
Ethernet (RJ-45)
屋外-10～40℃
15～85% (結露なきこと)
塩害、塵埃、腐食性ガス等がなきこと
1000m 以下なきこと
扉の開閉に影響がないこと
吸気面に氷雪の侵入がないこと

外部電力計測入力、及び、最大電力点追従(MPPT)DC/DCコンバータユニット使用時の日射量センサ、温度センサ入力として使用可能です。

-7/8-空調・I
P等級

項目
制御部
パワー素子
電 力 変 換ユ ニ ッ トト ラ ン スイ ン ダ ク タ※
1蓄

電池

仕様
密閉構造 (IP54相当) ※2
熱交換器による冷却換気式 (IP44相当) ※2
ファンによる強制空冷換気式 (IP44相当)
温度検知可変速ファンによる強制空冷
密閉構造 (IP54相当)
熱交換器による冷却付
属品

熱 交 換 器定格260W( 制 御 部 )熱 交 換 器定格260W(蓄電池部)
外 形 寸 法 ※3 1400 (W) × 1400 + 220 [空調等] (D) × 2130 + 100 [ﾍﾞｰｽ] (H)
質量1650 kg
塗 装 色
マンセル 5Y 7 / 1 半ツヤ
操 作 パ ネ ル 位 置 前面扉内部
配線接続端子位置 前面扉内下部、及び、背面扉内仕様書、外形図、単線図、取扱説明書、試験・検査成績書×1部
完 成 図 書通常、系統側接続配線、負荷側接続配線は接 続 配 線付属しておりません。

※1

塩害対策はオプションです。

※2

電力変換ユニットのヒートシンクの冷却面のみ換気式、パワー素子側は密閉構造となります。

※3突起物は含みません。

空調定格外観-8/8-