家庭用蓄電システム
2 015 . 1 1

ESS-U1SK
ESS-U1SK1（7.2 kWh）

ESS-U1SK2
ESS-U1SK3（7.2 kWh）

使用ユニットESS-U1SK（蓄電ユニット）

ESS-U1SK2（蓄電ユニット）

ESS-UA1SK
ESS-UA1SK1（14.4 kWh）

ESS-UA1SK2
ESS-UA1SK3（14.4 kWh）

ESS-SP2S
ESS-SP2SA（※1）
ESS-SP2S3
ESS-SP2SA3（※1）（7.2 kWh）

ESS-U1SK（蓄電ユニット）

ESS-U1SK2（蓄電ユニット）

ESS-P2S（パワコンユニット）

ESS-A1SK（増設ユニット）

ESS-A1SK2（増設ユニット）

ESS-B2S（電池ユニット）W 900 × H 1250 × D 345 mm（蓄電ユニット、増設ユニット）※プルボックスを除く

外形寸法

ホーム・パワー・ステーション

W 710 × H 530 × D 197 mm（パワコンユニット）
W 700 × H 666 × D 515 mm（電池ユニット）W 170 × H 140 × D 20.8 mm（リモコン）200 kg（蓄電ユニット）
質 量

なお、U1SK1、U1SK3は202kg

200 kg（蓄電ユニット）
183 kg（増設ユニット）
合計 383 kg

35 kg（パワコンユニット）
152 kg（電池ユニット）
合計 187 kg

なお、UA1SK1、UA1SK3は、202㎏（蓄電ユニット）185kg（増設ユニット）

なお、SP2S3、SP2SA3は35kg（パワコンユニット）
160kg（電池ユニット）

補 助金
対象機種※

350 g（室内リモコン）
リチウムイオン蓄電池

電池種類
蓄電池容量
(※2）

7.2 kWh（蓄電ユニット）

7.2 kWh（蓄電ユニット）
7.2 kWh（増設ユニット）
合計 14.4 kWh

7.2 kWh（電池ユニット）

1モジュール当り8直列、全6モジュール直列構成

1モジュール当り8直列、全6モジュール直列構成、システム2並列構成

1モジュール当り8直列、全6モジュール直列構成

蓄電池定格
電池構成

定格電圧

DC 180 V（入力電圧範囲：DC 120.6 V 〜 DC 197.8 V）

定格出力
系統連系
運転時定格

2.5 kW ± 5 %

定格出力電圧AC 202 V（単相 2 線式、ただし接続は単相 3 線式）

出力電圧範囲 / 定格周波数AC 202 V ± 20 V / 50 または 60 Hz

不要輻射

VCCIクラスB準拠

最大出力

1.5 kVA ± 5 %蓄電ユニット 出力電流
自立出力定格 出力電気方式

最大 15 A単相 2 線式

定格出力周波数50 または 60 Hz

インバータ変換方式

連系運転時 ： 自励式電圧型電流制御方式 / 自立運転時 ： 自励式電圧型電圧制御方式

スイッチング方式
主回路方式

電 気 を 蓄 え て︑型 番

暮 ら しに 安 心 を プラ ス︒■ 主な仕 様正弦波PWM方式

絶縁方式非絶縁トランスレス方式

冷却方式

強制空冷方式-

多数台連系対応型蓄電システム認証取得モデル-○○○※1：ESS-SP2SA、ESS-SP2SA3の２機種は、押上げ有りの運転モードを有しています。運転モードの詳細は販売員または弊社ホームページをご参照ください。※2：実際に充放電できる容量は、充電深度（80％）と電力変換効率（約94％）をかけた値となり、実際には、環境温度や使用電力によって増減します。また、蓄電システムの使用年数の経過とともに、徐々に減少します。
（ 設置時初期値の目安：ESS-U1シリーズとESS-SP2
シリーズは約5.42kWh、ESS-UA1シリーズは約10.84kWH）

屋外タイプ■ 製 品 構成ユニット（外形寸法 単位：mm）■ 蓄電ユニット ESS-U1SK■ 増 設ユニット ESS-A1 S K（ 屋外 設置 ） ESS-U1SK2（ 屋 外 設 置 ） ESS-A1 S K2900345900■ 電池ユニット ES S - B 2 S（屋内設置）■ パワコンユニットESS-P2S ■ 室内リモコン ESS-R1/R2（屋外設置）( 付属・壁掛け用)
20.812501250

515710197■ 蓄電池についての認証

保 証！

15 年

保 証！

140700■ 系統連系についての認証

530666

安全に関するご注意

屋内タイプ345
170

10 年■ システムについての認証● 本機を正しくお使いいただくため、ご使用の前に、「取扱説明書」をよくお読みください。
ご不明な点は予めお買い上げの販売店または工事会社にご相談のうえ、正しくご使用ください。
● 人命に直接かかわる医療機器などへの接続は絶対に行わないでください。
● 本機を本来用途以外に使用することは危険ですので行わないでください。

ESS-SP2S

ESS-U1SK
ESS-U1SK2

7.2 kWhの 大容量！
！
販売店

信 頼 と 実 績 の あ る 技 術 で、もっと 安 心 、もっと 節 電 。
蓄 電 シ ス テ ム な ら ニ チ コ ン。

CAT.6102D AD.2015K 6C※ 詳しくは、販売店／担当セールスにお問い合わせ頂くか、一般社団法人環境共創イニシアチブ（SII）のホームページをご参照ください。
（http://sii.or.jp/）

これ からは、確 かな安心と進 んだ 節電。
割 安な深 夜 電 力を貯めて、太 陽 光 発 電と併 用することでより効 率 的に必 要な電 気を供 給する家 庭 用 蓄 電システム「ホーム・パワー・ステーション」。
暮らしにもっと確かな安 心と、一 歩 進 んだ節 電 効 果をもたらします。

節電
選べる2つの運転モード！太陽光発電との連携 ※1節約

長寿命 大容量 たっぷり電力を貯められる！リチウムイオン蓄電池搭載

太陽光充電

大容量7.2kWh※1 のリチウムイオン蓄電池を標準搭載。屋外設置タイプと屋内設置タイプの2種類をラインアップしまし割安な深夜電力を充電して、昼間の電力使用量ピーク時間帯に利用することで、効率よく電気料金を節約できます。太陽光た。屋外設置タイプには増設ユニットを併設でき、家庭用として最大級の14.4kWh※1蓄電システムとして使うことができ発電システムと連携して、昼間に太陽光発電した電力を夜間に活用することも可能で、エネルギーの地産地消に貢献。

※2※3ます。
また、屋外設置タイプは【10年保証】
付き、屋内設置タイプは温度変化の少ない設置環境のため【15年保証】付き

ライフスタイルに合わせて、お好みの運転モードを簡単に切り替えて選ぶことができます。

※4で、長期間安心してご使用いただけます。

経 済モード※１：ただし電池長寿命化のため、実際に使用できる容量は８割程度です。※2：室内リモコンは2年保証です。※3：室内リモコンは５年保証です。※4：いずれの場合も１日１回の充放電を想定しています。

■屋外設置タイプ■屋内設置タイプ

7.2kWh▼増設ユニット

10年

保 証！の大容量！

7.2kWhの大容量！

15年

保 証！

グリーンモ ード

太 陽 光 発 電した電 力 の 余 剰 分 はすべ て売 電 する【 経 済 性を重 視した

昼間、太陽光発電した余剰分をすべて蓄電システムに充電し、夜と朝の使用エコノミー設定】です。もし、お天気が悪くて太陽光発電が無い場合も、ピーク時に活用する【環境を重視したエコロジー設定】です。
太陽光発電量だ

深夜電力を昼間使うことで、昼間の高い電力を買わなくて済みます。

けで足りない場合は、割安な深夜電力を充電し、朝に活用することも可能です。

ピーク時に利用ピーク時に利用ピーク時に利用ピーク時に利用＊

増設ユニット 併設で14.4 kWh

屋外設置イメージ＊オプション

余剰分は屋内設置イメージ

余剰分はしっかり売電※2

電力使用量

安い深夜料金で安心

もしもの停電時も安心！
電力をバックアップ供給

簡単 タッチパネルで簡単！
操作 室内リモコンを標準装備

停電時には、大容量の蓄電システムからご家庭の非常時見やすい5インチカラー液晶タッチパネルの室内リモコンを兼用コンセントへ瞬時に自動で電力をバックアップ供給 ※。

標準装備。充電量と放電量が一目で確認できるほか、運転電力供給を滞らせることなく、安心して電気をお使いいたモードの切り換えや設定、運転エラー、メンテナンスも画面だけます。※太陽光発電の自立運転への切り換えは手動になります。

メッセージで伝えてくれる、簡単操作のリモコンです。もちろん、停電時も蓄電システムからの給電で作動します。

照明

冷蔵庫

TVパソコン

停電時に使用できる家電・使用時間のめやす

携帯電話

OK!

●リビング用シーリング照明 ●冷蔵庫 ●液晶テレビ ●ノートパソコン、ルーターなど●携帯電話充電器
標準的な上記の家電を組合せで使用した場合最大12時間、14.4kWhシステムでは約24時間の使用が可能です。

しっかり充電
充電も可能

太陽光発電量

太陽光発電量電力購入

電気を買わなくて済む時間帯 ※3

電力購入
深夜

電力使用量

安い深夜料金でたっぷり充電

朝昼夕

深夜

深夜

電力購入

電気を買わなくて済む時間帯 ※3

電力購入
朝昼夕

深夜

※1：ESS-SP2SA、ESS-SP2SA3の２機種は、押上げ有りの運転モードを有しています。運転モードの詳細は販売員または弊社ホームページをご参照ください。※2：売電価格は年度毎に決まりますので、販売店／担当セールスにお問い合わせください。※3：ご家庭での電気使用量によって異なります。

安全

24時間365日、安心サポート！
見守り安心モニター

インターネット

ネットワークに接続すれば、24時間365日、運転データを見守り安心
サーバー

サーバー分析。蓄電システムの状況の把握や、メンテナンスを行うなど、常に安全を見守ります。
お客様の承認を頂きながら、機種別に順次サーバー接続を行っています。

本体

リモコン

ルーター※

※ルーターからインターネットへの接続は、お客様のネットワーク環境を利用します。