令和 6 年度水質検査計画

水質検査計画内容
１．基本方針２．水道事業の概要
３．水道の水源及び水道水の状況
４．水質検査項目､頻度及びその理由、採水地点
５．臨時の水質検査に関する事項
６．検査方法７．水質検査計画及び水質検査結果の公表
８．その他

三井水道企業団

１．基本方針
水道水の安全性の確保を考え､安全で良質であることを確認する為､下記の水質検査を行います。
(1) 検査地点
給水エリア全体が水質基準に適合しているか判断できる給水栓（蛇口）より採水し検査を行います｡(2) 検査項目
水道法で義務付けられている水質基準項目及び毎日検査項目を行います。
原水の水質、水質管理目標設定項目の検査は、福岡県南広域水道企業団、山神水道企業団で行っており、浄水を受水している三井水道企業団では検査結果の確認を行います。
(3) 検査の頻度
・水道水の色、濁り、残留塩素の検査は、1 日 1 回行います。
・水道基準項目に関する検査は、月 1 回行います。但し、水道施行規則第 15 条第 3 項のハに基づき検査回数を減らすことのできる項目は、頻度を緩和し検査を行います。
２．水道事業の概要
当企業団は、福岡県南広域水道企業団、山神水道企業団より浄水を受水し、小郡市、久留米市北野町及び大刀洗町へ供給しています｡(1) 施設概要
・大刀洗配水場（福岡県南広域水道企業団系、計画 1 日最大給水量 17,000m3/日）
配水タンク

V=2,500m3

次亜塩素注入ポンプ

2基

V=3,500m3

1基

2基

配水施設 配水ポンプ5台

自家用発電施設 1 式

送水施設 送水ポンプ 4 台

自家用発電施設 1 式

・三沢配水場（山神水道企業団系、計画 1 日最大給水量 8,100m3/日）
配水タンク

V=3,700m3

次亜塩素注入ポンプ1基

2基

高所用配水タンク V=560m3

1基

自家用発電施設 1 式(2) 給水状況（令和 5 年 3 月 31 日現在）
区分

三 井 水 道 企 小郡市

久留米市

業団

北野町

大刀洗町

給水区域内人口（人）

92,79459,605

17,213

15,976

給水人口（人）75,54150,331

13,084

12,126

普及率（％）

1 日平均給水量

81.4

84.4

76.0

75,93

19,256

12,896

3,652

2,708

3（ｍ ）

1 日最大給水量（ｍ ）22,10314,802

4,192

3,109

計画給水人口（人）

76,70051,60013,50011,60025,10017,800

4,600

2,700

計画１日最大給水量3（ｍ ）３．水道の水源及び水道水の状況
三井水道企業団の水道水は、福岡県南広域水道企業団及び、山神水道企業団の浄水場から大刀洗配水場、三沢配水場にそれぞれ受水し給水しています。厳しい水質管理により浄水され水質基準を大幅に下回っており、安全で良質な水といえます。
４．水質検査項目、頻度及びその理由、採水地点(1) 毎日検査No.

検査項目基準値

1

色異常なし

2

濁り異常なし3

残留塩素0.1mg/l 以上

但し、No.3 残留塩素は供給する水が病原生物に著しく汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を含むおそれがある場合は、0.2mg/L 以上とします。
(2) 毎月検査
水道施行規則第 15 条第 3 項のハに基づき検査回数を減らすことのできる項目は頻度を緩和し検査を行います。（別表参照）(3) 採水地点
・小郡市津古(1)毎日検査 (2)毎月検査・小郡市希みが丘(1)毎日検査・小郡市西島(1)毎日検査・小郡市干潟(1)毎日検査・小郡市福童(1)毎日検査 (2)毎月検査・久留米市北野町大城(1)毎日検査 (2)毎月検査・大刀洗町三川(1)毎日検査 (2)毎月検査

５．臨時の水質検査に関する事項
供給される水が水質基準に適合しないおそれがあるときに行います。
・大規模な工事、その他水道施設が著しく汚染されたおそれがあるとき。
・給水区域及びその周辺で消化器系感染症が流行しているとき。
・用水供給団体の浄水過程において異常があったとき。
・その他特に必要があると認められたとき。
６．検査方法
毎日検査は、職員及び委託により行います。
毎月検査は、福岡県南広域水道企業団水質センターと共同で検査を行います。
福岡県南広域水道企業団水質センター
福岡県久留米市荒木町白口 55 番地

TEL0942-27-1561

７．水質検査計画及び水質検査結果の公表
水質検査計画及び水質検査結果は、三井水道企業団の窓口で閲覧出来ます。また、三井水道企業団ホームページに掲載し公表いたします。

水質検査計画策定の概念図

水質検査計画(案)の策定

計画(案)の公表

計画(案)に対する意見

お
水質検査計画の策定

見直し策定した計画の公表

客様

検査結果
水質検査結果の公表
検査の評価

８．その他（１）水質検査計画の見直しについて
水質検査計画は、水道法の定めにより毎事業年度前に策定公表し、前年度までの水質検査結果及び需要者から頂いた計画案に対する意見などを判断し、的確な水質管理ができるよう見直します。
（２）水質検査の精度管理確認について
福岡県南広域水道企業団水質センターにおいて水質検査結果の信用性を確保するため、内部精度管理及び、外部精度管理を実施しています。これらの結果を水質年報にて確認します。
（３）関係機関との連携について、水道水の安全性確保のため、水質事故に素早く対応するための関係機関との連絡体制を整備すると共に、情報交換等を密に行い、連携を図っていきます。
・福岡県南広域水道企業団
・山神水道企業団
・福岡県県土整備部水資源対策課水道整備室
・厚生労働省医薬・生活衛生局水道課

令和 6 年度水質検査計画の変更

無し

別表

令和6年度水質検査項目、頻度及びその設定理由

過去3年
基準頻
検査頻 検査回数
間の最高(mg/l)
度
度
(回/年)
検査頻度設定理由
値(mg/l)100個/ml
1 一般細菌6.0
12
1回/月1回/月
毎月検査項目で省略不可であるため1回/月
2 大腸菌
不検出
陰性
123 ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物
0.003<0.000314 水銀及びその化合物
0.0005<0.00005
15 ｾﾚﾝ及びその化合物
0.01<0.0011※2
6 鉛及びその化合物
0.01<0.001 1回/年
17 ヒ素及びその化合物
0.010.001
18 六価クロム化合物
0.02<0.002
1
9 亜硝酸態窒素
0.04<0.004
1
10 ｼｱﾝ化合物イオン及び塩化シアン
0.01<0.001 1回/3月
4
消毒関連項目で省略不可であるため1回/3月
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
11100.7 1回/年
1※2
12 フッ素及びその化合物
0.80.11 1回/年
1
最高値が基準値の1/5以下であるため1回/年
13 ホウ素及びその化合物
10.06
1
14 四塩化炭素
0.002<0.00021
15 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ
0.05<0.005
1
16 ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
0.04<0.004
11回/年※217 ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ
0.02<0.002118 ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
0.01<0.001119 ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
0.01<0.001120 ﾍﾞﾝｾﾞﾝ
0.01 1回/3月<0.001121 塩素酸
0.60.194
22 ｸﾛﾛ酢酸
0.02<0.002423 ｸﾛﾛﾎﾙﾑ
0.06
0.028
4
24 ｼﾞｸﾛﾛ酢酸
0.03
0.003
425 ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ
0.10.006
4
消毒関連項目で省略不可であるため、1回/3月
26 臭素酸
0.01<0.001 1回/3月
427 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ
0.10.047
4
28 ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸
0.03
0.017
429 ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ
0.03
0.013
430 ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ
0.09<0.009431 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ
0.080.005
432 亜鉛及びその化合物
10.007 1回/年
1※233 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物
0.20.06 1回/3月
4最高値が基準値の1/5を超過しているため1回/3月
34 鉄及びその化合物
0.3<0.03
135 銅及びその化合物
1<0.111回/年※236 ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物
200
12.0
137 ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物
0.050.001
138 塩化物ｲｵﾝ
200
1回/月
15.0 1回/月12
毎月検査項目で省略不可であるため1回/月
39 硬度(Ca,Mg)
300
46.0 1回/年
1
最高値が基準値の1/5以下であるため1回/年1回/3月
40 蒸発残留物
500
138.0 1回/3月
4
最高値が基準値の1/5を超過しているため1回/3月
41 陰ｲｵﾝ界面活性剤
0.2<0.02 1回/年1※242 ｼﾞｪｵｽﾐﾝ
0.000010.0000024※１1回/月
発生時期を選んで4回/年測定(6月～9月）
43 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ
0.00001
0.000004
4
44 非ｲｵﾝ界面活性剤
0.02<0.002
11回/3月1回/年※245 ﾌｪﾉｰﾙ類
0.005<0.0005
146 有機物質(TOC)
30.9
12
47 pH
5.8-8.6
7.8
12
異常でない
異常でない
48 味
121回/月1回/月
毎月検査項目であるため１回/月
異常でない
異常でない
49 臭気
1250 色度
5度
0.61251 濁度
2度
0.3
12番号

項目

基準値

※1

発生時期を選んで1回/月※2最高値が基準値の1/10以下のため1回/3年と緩和できるが水質確認のため1回/年
水道法に基づき省略不可である項目
頻度の緩和を行った項目