営業本部 営業第四部 第二グループ〒331-9510 埼玉県さいたま市北区吉野町1-406-1 ………………………………………
大 阪 支 店： 〒532-0004 大阪市淀川区西宮原1-8-29 テラサキ第2ビル ……………………………………
名古屋支店： 〒450-0002 名古屋市中村区名駅4-26-13 ちとせビル …………………………………………
福 岡 支 店： 〒812-0026 福岡市博多区上川端町12-20 ふくぎん博多ビル10階 ……………………………
仙台営業所： 〒980-0021 仙台市青葉区中央2-10-12 仙台マルセンビル ……………………………………
広島営業所： 〒730-0051 広島市中区大手町2-8-5 合人社広島大手町ビル6F ………………………………
札幌営業所： 〒060-0004 札幌市中央区北四条西12-1-28 北4条ビル6F ……………………………………

048-652-6287

06-6350-1121
052-581-4231
092-281-4666022-264-1366
082-249-1370
011-210-8250

一般建築用シーリング材●ホームページ https://www.shinpoly.co.jp●本カタログに掲載されている信越ポリマーおよび信越ポリマー製品の名称は、当社又は当社の子会社・関連会社の有する登録商標、もしくは商標です。
●その他記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標又は登録商標です。
●本カタログ記載の内容については予告なく変更することがありますのでご了承下さい。
●商品の色は印刷の特性上、実際の色とは多少異なることがありますのでご了承下さい。

お取り扱い店©2010熊本県くまモン#K25745

2022.01.01 7版 2000FA

1成分形シリコーン系シーリング材

1成分形シリコーン系シーリング材

オキシム型

オキシム型防カビタイプ

多彩な用途。耐久性、耐候性に優れています!
特防カビ剤配合、浴室や洗面台などの水まわりに!

長

特●1成分形で施工が簡単です。

●防カビ剤配合で、カビの発生を少なくおさ●耐久性・耐候性に優れています。

途用

浴室、洗面台、トイレ、台所などの水まわり、プレハブ冷蔵庫、その他特にカビの発生しやすプレハブ住宅など。

い目地シールなど。ガラスまわりや耐久性、耐候性を要求される目地シール。

ホワイト

色の種類

アイボリー ライトグレー

アルミグレー

ダークアイボリー ダークブラウン

アンバーブラック

クリア

梱包容量

ホワイト

アイボリー

ライトグレー

ダークアイボリー

梱包容量●330mlカートリッジ容器入り 1ケース＝10本×2●330mlカートリッジ容器入り 1ケース＝10本×2

■ご注意■

■ご注意■

●被着面の材質に適したプライマーを併用することが必要です。使用時には火気に十分注意して下●防カビ剤入りのため魚類飼育用（観賞用）水槽にSA-4588は使用できません。
（その他、注意はさい。

SA-45と同じ）●オキシム型は、硬化時に密閉状態になるような条件では銅腐食が生じる場合がありますのでご注意●SA-45, SA-4588 プライマーの選択基準下さい。このような条件で使用する場合は、あらかじめ当社にご相談下さい。

下さい。なお、医療用インプラント製品には、絶対に使用しないで下さい。
●未硬化の本品は、皮膚、粘膜を刺激しますので、目に入れたり、長時間皮膚に付着させたままにしないで下さい。誤って目に入れた場合には、直ちに流水で15分以上洗い流した後、医師の診断を受けて下さい。コンタクトレンズ着用者はコンタクトレンズが固着することがありますので、特に注意して下さい。また、皮膚に付着させた場合は、すぐに乾いた布等で拭き取った後、石鹸水で洗浄して下さい。
●塗料がのりにくい性質がありますので被着体に合わせて色をお選び下さい。

金●本品は、硬化時にメチルエチルケトオキシム（MEKO）を発生しますので、使用時は換気を十分にMEKOを長時間大量に吸入させる動物実験で一部に障害を示すデータが報告されています。

属●本来の目的以外に使用しないで下さい。
●詳細は安全データシート（SDS）をご確認下さい。

主成分・耐久性区分
SR-1-9030G
タイプ・クラス
G-20LM, G-30SLM
JSIA認定番号
806003 F☆☆☆☆
JIS A 5758 認証番号
TC 03 08 051号

■保管上のご注意■

プライマー AQ-1

プライマー MTゴ ム

行って下さい。使用時に不快を感じた場合には、新鮮な空気の所にお移り下さい。なお、最近この最適なプライマー

プラスチック

ガラス・石材・木材用に際しては、貴社にて事前にテストを行い、当該用途に使用することの安全性を確認の上ご使用

ガラス
サンカットガラス
セラミックス
ホーロー
タイル
スレート
モルタル
コンクリート木材
アルミニウム
ステンレス
鉄
銅
錫
クローム
ニッケル
トタン
ブリキ

塗装パネル

被着体

●シリコーンシーラントは一般工業用向けに開発されたものです。医療用その他特殊な用途へのご使

1

途ガラスまわり、サッシまわり、金属まわり、モルタルまわり、石材まわり、プラスチックまわり、クリア

JSIA認定番号
806009 F☆☆☆☆
JIS A 5758 認証番号
TC 03 08 051号

どの材質によく接着します。

●1成分形で施工が簡単です。

色の種類

主成分・耐久性区分
SR-1-9030Gタイプ・クラス
G-20LM, G-30SLM●耐久性・耐候性に優れています。
●プライマーを使用することにより、ほとんえます。

●プライマーを使用することにより、ほとんどの材質によく接着します。

用

長プライマー AQ-1

被着体

最適なプライマー

アクリル焼付塗装
メラミン塗装フッ素塗装
塩ビ（軟質）
塩ビ（硬質）PBTABS
エポキシ
ポリエステル
フェノール
ウレタン
シリコーンゴム
SEPラバー
ブチルゴム
ニトリルゴムネオプレンゴム

プライマー AQ-1
プライマー D
プライマー AQ-1
プライマー T
プライマー C
不要

プライマー AQ-1

★アクリル・ポリカーボネートの接着には、シーラント72（脱アルコール型）をご使用下さい。
※上記表はプライマー選択の目安です。当社シリコーンシーラント製品を使用する場合は目的に適合するか、事前に接着確認試験を必ず行って下さい。不明な点は当社営業部までお問い合せ下さい。

（1）右記プライマー製品は、消防法の危険物に該当しますので、火気厳禁など、法に準じた保管・取り扱いが必要です。
（2）SA-45, SA-4588は危 険 物に該 当しませ んが、3,000kg以上保管する場合には、指定可燃物（可燃性固体類および合成樹脂）に該当しますので、表示等、保管上の注意が必要となります。

第4類

第1石油類

プライマー AQ-1
プライマー C
プライマー D
プライマー T
プライマー MT

指定可燃物

可燃性固体類

SA-452

1成分形変成シリコーン系シーリング材

1成分形シリコーン系シーリング材

Keeper
塗装OK、防カビ剤配合のシーリング材
特強力接着&優れた防水性・耐候性・耐久性!

長特●広範囲の塗材が塗装できます。

長●瓦と瓦を（陶器瓦でも）強力に接着できますので、強風によるハガレや、飛散防止に効果的●防カビ剤配合で、カビの発生を少なくおさえます。

です。

●肉やせが少なく、貯蔵安定性に優れています。

●接着後は弾力性を保ちますので、地震などの振動にも強く、ズレ防止にも効果的です。

●冬期など低温時でも押し出し性に優れ、硬化が速いので作業性に優れています。

●防水性・耐候性・耐久性に優れていますので、豪雨や気候の激しい変化にも耐えて、効果用が持続します。

途●施工が簡単。割れた瓦の取り替え作業も簡単にできます。

建築物外装用 コンクリート壁の目地、コンクリートモルタルなど各種ヒビ割れ補修。
塩ビ鋼板、カラー鉄板の接合部。

用

内装用 洗面所、台所まわりのシール

途

瓦と瓦を強力接着

室内間仕切り・化粧目地、タイル目地。

棟瓦や丸瓦の重ね接着

その他 車両・船舶の窓枠や継ぎ目のシール。

平瓦のズレ止め
瓦のスキ間充填色の種類

瓦のヒビ割れの補修・防水色の種類
ホワイト

アイボリー

ライトグレー

ベージュ

グレー

アンバー

ブラック

梱包容量
●320mlカートリッジ容器入り 1ケース＝10本×2

ギングロ

クロ梱包容量■ご注意■●300mlカートリッジ容器入り 1ケース＝10本×2●接着面に日光が当たる用途（透明ガラス・透明プラスチック）には使用できません。この場合はシリコーンシーラントSA-45、SA-4588をお使い下さい。
（アクリル・ポリカーボネート板は不可）。た■ご注意■

だし、日光が当たらない箇所への使用はこの限りではありません。

●本来の目的以外に使用しないで下さい。

●硬質塩化ビニル管や継手に直接接触する場合は、亀裂（ソルベントクラック）が生じて破損する恐れ●詳細は安全データシート（SDS）をご確認下さい。

がありますので、シリコーンシーラントSA-45、SA-4588をお使い下さい。
●動きの大きな目地には適しません。

©2010熊本県くまモン#K25745●外装及び耐水性を必要とするセメント系製品の目地には専用プライマーを併用して下さい。火気のあるところで使用しないで下さい。
●本来の目的以外に使用しないで下さい。
●詳細は安全データシート（SDS）をご確認下さい。

3

主成分・耐久性区分―
タイプ・クラス
F-20HM

主成分・耐久性区分
SR-1-9030G
タイプ・クラス
G-20LM, G-30SLM

JSIA認定番号
806020 F☆☆☆☆

JSIA認定番号806023 F☆☆☆☆

4

シーラントの施工手順■シーリング材の性能・性状
製品名

SA-45

成分
主成分・耐久性区分
タイプ・クラス
JSIA認定番号
JIS A 5758認証番号
容量
外観
硬化前

押し出し性（秒）タックフリー（時間）硬化速度（日）［5mm厚完全硬化］

シリコーンシーラント

硬化後

1成分形シリコーン系
SR-1-9030G
G-30SLM, G-20LM
806009 F☆☆☆☆
TC 03 08 051
330ml
ペースト状
960.2
84
ゴム弾性体
1.04
0.3
4.2
−60〜＋150℃
◎××××

5℃
23℃
23℃
5℃
23℃

外観
比重60％引張応力（N/mm2）
体積変化（％）
使用温度
耐候性
防カビ性
塗料との密着性
表面の汚れ
目地周辺の汚れ

変成シリコーンシーラント

SA-4588

1成分形シリコーン系
SR-1-9030G
G-30SLM, G-20LM
806003 F☆☆☆☆
TC 03 08 051
330ml
ペースト状
960.284
ゴム弾性体
1.03
0.3
4.2−60〜＋150℃◎○×××

1成分形変成シリコーン系―
F-20HM
806020 F☆☆☆☆
―
320ml
ペースト状
43483
ゴム弾性体
1.41
0.4
4.9
−20〜＋90℃○○△○◎■シーリング材の耐薬品性

1.施工面の清掃

製品名

SA-45酸
溶剤
油
その他

○
○
○
×
△
○
×××
△
○
○
○
○

塩酸（10％）
硫酸（10％）
酢酸（10％）
トルエン
アセトン
エチルアルコール
灯油
ガソリン
重油
エンジンオイル
水酸化ナトリウム（10％）
水道水
海水
中性洗剤水（5％）

変成シリコーンシーラント

SA-4588

○
○
○
×
△
○×××
△
○
○
○
○
◎：優×××××××××△
×△△△○：良△：可たことをご確認の上、施工して下さい。

なります。まず、ハケや布で乾拭きをし、次に溶剤を浸しき

2.降雨、降雪時の施工は避けて下さい。

れいな布で拭きます。溶剤は通常トルエンなど使用します

3.施工時は換気を十分に行い、火気にも十分ご注意下さい。

が、下地をおかす危険のある場合はノルマルヘキサン等のまた、プライマーは可燃性の溶剤を含んでいますので、特溶解力の弱めの溶剤を使用下さい。に火気と換気にご注意下さい。

2.バックアップ材の充填

SA-45

シリコーンシーラント

すみやかに拭きとり、石けん水などでよく洗って下さい。

バックアップ材（ポリエチレン製のもの）を装填して下さい。

5.使い残した中身は硬化して使用できなくなりますので、開目地が浅くバックアップ材が装填できない場合は目地底に絶縁テープを貼って下さい。
3.マスキングテープ張り

封後は速やかに使い切って下さい。
6.硬化速度は、温度や湿度などの作業環境により異なりますのでご注意下さい。

周辺の汚れを防止し、仕上げを美しくするためにマスキン7.硬質塩化ビニル管・継手に直接接触する場合は、シリコーグテープでマスキングして下さい。なおテープは、除去したンシーラント（SA-45,SA-4588）を使用して下さい。

ときに粘着剤が残らない良質のテープをご使用下さい。

8.詳細は安全データシート（SDS）をご確認下さい。SDSは4.プライマー塗布
プライマー処理を必要とする場合は、ハケで均一に塗布し担当営業部署へご請求下さい。

保管上のご注意に適したプライマーを使用することが必要です。選定につ1.子供の手の届かないところに保管して下さい。

いて詳細は弊社までお問い合せ下さい。

2.当カタログ掲載のシーラントは湿気硬化型のため、直射日カートリッジのノズルを目地幅より、やや小さめに合わせて光を避け、湿気の少ない冷暗所（5℃〜25℃）に保管して下さい。

切断し、防湿膜を大きく破った後、充填用ガンに装填し、ノズルの先を目地底に押し付けるようにして完全に充填して下さい。弊社製のシーリング材は1成分形なので混合ミスによるトラブルがありません。
6.ヘラ仕上げ

指定可燃物

可燃性固体類

SA-45SA-4588
変成シリコーン
瓦用シーラント

危険物に該当しませんが、3,000kg以上保管する場合には、指定可燃物（可燃性固体類及び合成樹脂）に該当しますので、表示等、保管上の注意が必要となります。

シーラントは硬化が早いので、充填後はできる限り速やかにヘラなどで表面を仕上げて下さい。

×：不可（本評価は参考データです）

7.マスキングテープ除去
シーラントは硬化が早いので、ヘラ仕上げ後はできる限り変成シリコーンシーラント

SA-4588

内装
外装×△
△××
××
○
◎
◎

浴室・浴槽の目地
流し台等の目地
洗面化粧台まわりの目地
内壁（間仕切り）目地
窯業系サイディング目地
ALC目地（塗装有）
塩ビ鋼板、塩ビ窓枠まわり目地
カラー鉄板、トタン等の継ぎ目
瓦の押さえ
ガラスまわり目地

4.シーリング材やプライマーが皮膚などに付着した場合は、目地深さの調節および底部接着を防ぐ必要がある場合は5.シーリング材の充填■シーリング材の適材適所
製品名

1.被着材料が濡れている状態での施工を避け、十分に乾燥し施工面の水分、油分、ゴミなどの汚れは接着不良の原因と乾燥させてからシーラントをお使い下さい。被着体の材質
シリコーンシーラント

施工上のご注意◎
◎◎
××
××○
◎◎
◎：最も適している○：適している△：使用可

速やかにテープを除去して下さい。
8.施工後の清掃

×
○
○
○△△○
◎
○
×

不要部分に付着した場合は速やかにふきとって下さい。清
掃には溶剤を使用しますが、汚れを広げたり塗面を溶解させないようにご注意下さい。

×：適していない■シーリング材 カートリッジ1本（330ml）あたりの施工メートル数
目地幅mm
目地深さmm4568
10124568

16.7

13.3
10.7

11.8
8.9
7.4

8.3
6.7
5.64.210125.3
4.43.32.72.23.7
2.8
2.2
1.91520●当カタログのデータは規格値ではありません。ご使用に際しては、需要家各位で充分試験、検討されてご使用下さるようお願い致します。また、ここで紹介する用途はいかなる特許に対しても抵触しないことを保証するものではありません。なお、記載内容は、性能向上、

2.2
1.8
1.5

仕様変更などのため断わりなく変更する場合があります。その他品種の選定、使用方法等の詳細については技術資料参照又は弊社に1.31.2ご相談下さい。
●本資料の内容を無断で転載、複製しないようお願い致します。

※ロス約20％を見込んだ数値です。

56