スイコー薬注タンク
取扱説明書

取扱い・使用上のご注意「塩酸」はガスが発生しますので、ご使用できません。

01

薬注タンク 取扱説明書

薬注タンク注意事項

 

据付け時のご注意

配管時のご注意

使用上のご注意

保守点検について

保証について

耐薬品性一覧表

1 注意事項■タンク本体はポリエチレン製ですので耐衝撃性に優れておりますが、付属品については衝撃には強くありません。
製品の落下及び製品への衝撃には充分ご注意下さい。
■製品は設置用として設計されております。液体を入れての移動及び移送にはご使用できません。液面上限シールを超えるとゲージ部から液体があふれ出てトラブル発生の原因となります。
※液面計上部は開放型です。
■耐薬品性には優れた製品（別紙耐薬品表参照）ですが、同じ製品においての薬品の使い分けには充分気をつけて下さい。洗浄が不充分な場合、反応熱及び有害なガスが発生し重篤な事故に至る可能性があります。

01

薬注タンク 取扱説明書

02

2 据付け時のご注意■タンク納入後
タンクは突起物のない平面に降ろし、立てて保管して下さい。
横置きのまま放置しますと取付け部品を傷つける恐れがあります。
タンクを動かす際、落としたり鋭い突起物に当てないようご注意下さい。
特に取付け部品を傷つけないようご注意下さい。

■付属部品の確認
タンク納入時、付属部品類は本体ダンボール内類もしくは別梱包箱にて届きますので、ご確認下さい。

品属部付
■据付け時

タンクの据付け基礎は全面支持にして下さい。タンクを基礎上に設置する際、基礎面に鋭い突起物や石ころなど がないことを確認して下さい。
土中での埋込み使用は、土圧によりタンク変形が生じますのでご遠慮下さい。

02

03

薬注タンク 取扱説明書

３ 配管時のご注意
オプション部品組立てのご注意※フィッティングを取付出荷した場合、輸送中にナットが緩むことがありますので、組立て、配管前に必ず確認して下さい。
■フィッティング
ナットは、左方向へ手で締めた後パイプレンチで締めて下さい。
ナットは、ポリエチレン叉は塩ビ等の樹脂製品ですので、締めすぎるとネジ山がとぶ恐れがありますのでご注意下さい。
■フランジ
本体側ノズルにフランジ等の取付けの際は、正しい角度でねじ込んで下さい。
斜に締めすぎると液漏れの原因にタンクタンクなりますので、ご注意下さい。
■シールテープ
雄ネジの部品にはネジ部にシールテープを巻いてねじ込んで下さい。

タンク廻り配管時のご注意■フランジ接続
配管時にノズルに負担がかからない様に注意して下さい。
フランジ接続の際は相互の中心を出して取付けて下さい。
フランジ締めつけボルトの締め具合は、全部が平均になる様に締めて下さい。
サポート支持については、配管に無理のない様に取付けて下さい。

タンク03

タンク

薬注タンク 取扱説明書

04

4 使用上のご注意
ご使用前に必ずご確認下さい
ご使用前に必ず水張りテスト及び水洗いを実施して下さい。
特にドレン部や加工部の水漏れが無いことをご確認下さい。
■最高使用温度
補強枠が無いポリエチレン単体タンクの場合は 40℃以下でご使用下さい。
※希釈・溶解時の化学反応熱においてもこの範囲内として下さい。
※特殊な薬品では 40℃以下でも製品に異常が生じる場合があります。
■液比重液比重 1.3 まで使用可能な設計になっております。それ以上の液体をご使用される場合は、補強枠が必要となります。
■エア抜き
基本的にはエア抜きは設けておりません。ハンドホールの隙間よりエアを逃がす構造としています。
また、液面計上部は開放になっております。
ハンドホール以外より液を注入する場合、ハンドホールを緩め内圧を緩和して下さい。ポンプ等で液を抜く場合、ハンドホールを緩め減圧を緩和下さい。
加圧はタンクが膨らみ破壊に繋がります。また、減圧は天板の落込みや胴部のへこみ等の変形が起り、破損の原因となります。
加圧 :100mmH２O/ 減圧 :50mmH２O 以上の加減圧力がかからないように配慮して下さい。
■火気厳禁
タンクはポリエチレン製ですので、火気を近づけないで下さい。
ポリエチレンの融点は約 120℃（軟化点は 110℃）です。
■使用地域
ポンプや撹拌機を取付けた場合、爆発性雰囲気の中では使用しないで下さい。
■保管について直射日光が当たる場所や高温雰囲気内での保管は、製品の劣化が早まる恐れがある為おやめ下さい。

04

05

薬注タンク 取扱説明書

5 保守点検について■薬液を入れ間違うと有毒ガスが発生し大事故の原因にもなりますので、ご注意下さい。
■点検の際は必ず使用している薬品に応じて保護具（ゴム手袋、マスク、保護メガネ、耐薬液作業服など）をご着用下さい。
■タンク内部や継手部分などは３ヶ月に一度、定期点検を行うようにして下さい。

点検項目□タンクの固定状況（アンカーボルト等）や、据付け部の状況（基礎等）に異常がないか確認して下さい。
□タンクのひび割れ、変色、変形などがないか確認して下さい。
□液面計上部及び液面計に液漏れの形跡を確認された場合、ハンドホールが密閉になっている事も考えられます。ハンドホールを開けてご確認下さい。
□薬品投入の際ハンドホール周辺に薬液をこぼしてしまった場合、その液が液面計上部より管を伝い流れ落ち、液面計下部に液漏れが生じているように見えることがあります。漏れを確認された場合は拭取りにてご確認下さい。

6 保証について■保証期間は、タンク納入日から 1 年間です。
■保証期間中に、正常なご使用かつ適正なメンテナンスをされているにも関わらず、当社の設計、製作上の不備により故障や破損が発生した場合には、故障または破損箇所を無料修理させて頂きます。

05

薬注タンク 取扱説明書

06

7 耐薬品性一覧表※「塩酸」はガスが発生しますので、ご使用出来ません。
希釈の用途でのみご使用下さい。
…使用可能。
△…幾分侵されるか又は、吸収する。場合によっては用いられる。
薬品名

化学記号

濃度（％）

中密度ポリエチレン。

２０ C。

備考

薬品名

△E

次亜塩素酸ナトリウム

６０ C

×…使用不可能。
E …環境応力亀裂の発生懸念がある。

化学記号

アセトン

CH3COCH3100

アンモニア水NH3aq

0.88 比重液

写真用現像液水酸化アルミニウム

Al(OH)3

水酸化ナトリウム

NaOH

亜硫酸ナトリウム

Na2SO3エチルアルコールC2H5OH＜96エチルアルコールC2H5OH100

エチルグリコール

CH2OH・CH2OH塩素水

Cl2aq飽和塩素酸カルシウム

Ca(ClO3)2飽和テレピン油

塩HCl＜35トルエン酸塩化アルミニウム

AlCl3

塩化カルシウム

CaCl2

塩化銅（I）

Cu2Cl2△E△△
各種濃度

石NaClO濃度（％）

炭酸マグネシウム

MgCO3

飽和炭酸ナトリウム

Na2CO3

濃厚××××動物油

△×E

ひまし油

××

E

△E×E

C4H9OH

100

CuCl2

各種濃度

フェノール

C6H5OH

飽和ブドウ糖C6H12O6

過酸化ナトリウム

Na2O2

弗化水素酸

HFaq

＜60

過酸化水素水

H2O2

弗化水素酸

HFaq

70

ベンゼン

C6H6100

ベンジンアルコール

C6H5CH2OH

ホウ酸ナトリウム

Na2B4O7濃厚メチルアルコールCH3OH＜50メチルアルコール

CH3OH

100

H2SO410〜60蟻酸牛H・COOH
C6H4(CH3)2100××E

乳×100

NaClキシレン××△×E××E

CHCl3100

クロム酸

H2CrO4

電解液

硫

クエン酸

(OH)C3H4(COOH)3・H2O

硫酸

H2SO475△クレゾールCH3C6H4OH50

硫酸

H2SO498×グリセリン

C3H5(OH)3

鉱E△△

油サルチル酸××E

C6H4(OH)COOH

酸

硫酸アルミニウム

Al2(SO4)3

硫酸銅

CuSO4

硫酸鉄（II）

FeSO4

酢

酸

CH3COOH

硫酸マグネシウム

MgSO4

飽和酢酸

CH3COOH10〜80△硫酸ニッケル

NiSO4

飽和硝酸

HNO35〜25△硫酸ナトリウム

Na2SO4飽和

硝酸

HNO3＜67.5×硫酸アンモニウム(NH4)2SO4飽和

NH4NO3飽和硫化ナトリウムNa2S25

硝酸カルシウム

Ca(NO3)2

濃厚燐H3PO4＜90蓚

COOH・COOH

飽和燐酸カルシウム

Ca3(PO4)2

燐酸ナトリウム

Na3PO4硝酸アンモニウム

酸

植物油
臭化水素酸

△HBr×E酸△

飽和1〜10△E△

クロロホルム△

備考

100
C6H5CH3

塩化銅（II）

3〜80。
６０ C

＜48油ブチルアルコール

水。
２０ C

15

塩化ナトリウム

海

中密度ポリエチレン

10006

スイコー株式会社
本社営業部〒660 - 0857

Tel: 06 - 6412- 5851 Fax: 06 - 6413 -1803
兵庫県尼崎市西向島町 86 番地

東京営業所〒114 - 0015

Tel: 03 - 5959 - 0883 Fax: 03 - 5959 - 0880
東京都北区上中里 2丁目 37番 3 号

名古屋営業所〒456 - 0013

Tel: 052- 679 - 5340 Fax: 052- 679 - 5341
名古屋市熱田区外土居町 9 番 14 号 (トキワ外土居ビル )九州営業所〒869 -1236

Tel: 096 -293 - 0200 Fax: 096 -293 - 0301
熊本県菊池郡大津町杉水字一ノ迫 3019 -1

製品の CAD 図面は弊社ホームページよりダウンロードして頂けます。

URL: http://www.e-suiko.co.jp/
販売店

グループ会社
東北スイコー株式会社
Tel: 0197- 66 - 5055 Fax: 0197- 66 - 5054
〒024 - 0004 岩手県北上市村崎野 14 地割 455 番地 11
北海道スイコー株式会社
Tel: 011- 398 - 5510 Fax: 011- 398 - 5522
〒063 0051 北海道札幌市西区宮の沢 1 条 3 丁目 4 -12
スイコー株式会社では全事業所・工場でISO9001・ISO14001を取得しています。

・製品は印刷により、多少実物と異なる場合があります。
・カタログ記載事項は改良のため、お断りなく一部変更する場合があります。
平成 26 年 7 月作成