でんきのかんり

2012/第59号「刈干夜景」井戸正弘（神戸支部）

次
目

協会の動き

さつきホール

ひそむ危険、みいだす技術

平成二十四年

定例夏期研修会
守口市市民会館

http://www.eme-kansai.or.jp

七月二十五日及び三十日・平成二十四年度 入会二年目研修会
二十五日 机上研修⁝⁝六階 三和ビル会議室
三十日
実技研修⁝⁝関 西 電 力 配 電 研 修 セ ン
ター

七月二十七日

︻来賓ご挨拶︼・原子力安全・保安院 中部近畿産業保安監督部
近畿支部 電力安全課長
尾仲 敏也氏︻講演︼・﹁ 平 成 二 十 三 年 度 に お け る 管 内 の 電 気 事 故 に ついて﹂
原子力安全・保安院 中部近畿産業保安監督部
近畿支部 電力安全課
技術係長 米田 嘉之氏

・﹁ 平 成 二 十 三 年 度 自 家 用 電 気 工 作 物 施 設 の 立 入検査結果について﹂
原子力安全・保安院 中部近畿産業保安監督部
近畿支部 電力安全課
自家用第三係長 加治屋 誠氏

・﹁ 微 量 Ｐ Ｃ Ｂ 機 器 の 取 扱 い と 大 気 汚 染 防 止 法︑
騒音規制法について﹂
原子力安全・保安院 中部近畿産業保安監督部
近畿支部 電 力 安 全 課 公 害 専 門
職
環境保全係長 伊藤 信一氏

八月二十七日・平成二十四年度五年毎定期研修会
エルおおさか 南ホール
︻講演︼・
﹁コンプライアンスの遵守について﹂
田辺社会保険労務士事務所
労働コンサルタント 社会保険労務士
田辺 芳忠氏・ＤＶＤ放映﹁電気事故防止について﹂
キュービクル式高圧受電設備のすべて〜波及事故防止のための保守・点検ポイント〜・﹁ あ な た の ス ト レ ス と り ま す で き る！ や れる！なれる！﹂
下口雄山メンタルフィットネス
心理カウンセラー 下口 雄山氏〔電気管理関西〕一般社団法人関西電気管理技術者協会

URL

汎用インバーターによる省エネルギー……………………… ６
私の健康法 ……………………………………………………… ７
住宅等の分電盤トラブルについて〈トラブル事例〉……… ２
お客様紹介 上野砂糖株式会社……………………………… ４
私の大好きな山〈随想〉……………………………………… ５

住宅等の分電盤のトラブルについて（単相３線式の中性線欠相トラブルによる電気機器の焼損事故）します。

１．はじめに各ご家庭の電灯電源は電力会社から３本の線で受電

最近私たち協会員のお客様で分電盤の不具合によるしているのが大半です。これは単相３線方式（下図１）と思われる原因で「100v（ボルト以下同じ）機器がで100vも200v機器も使用出来てとても便利です。工焼損した」との報告がありました。これは工場でも各場とか店舗の高圧受電設備の100v回路はほぼこの方

一般ご家庭でも同じように起きる事なので今回この原式です。電力会社から２本線で受電する単相２線式は因と対策について「独立行政法人国民生活センター」

少ないので今回対象外とします。

から注意を呼びかけるものがありましたので紹介いた

2．結線の概要
２．結線の概要

200ｖコンセント
分電盤

漏電ブレーカーと安全ブレーカーで構成されている。

安全
ブレーカー

分岐回路に使用され動的に遮断する。

各許容電流を超えた電流が流れた場合自

主幹漏電
屋内配線や電気器具の漏電を感知した場合に自動的に遮断すブレーカー る。

単相３線変圧器

積算電力量計100ｖコンセント

図－１

この単相３線方式の漏電ブレーカーの場合に中性線欠相保護機能が有る種類と無い種類がある。

問題機器

次に漏電ブレーカーの使用例で単相３線式の配線方式を説明します。
単相３線式は下の図-２のとうり赤相と白相間で100v機器を使用します。また白相と黒相間で100v機器を使用します。それから赤相と黒相間で200v機器を使用しています。
単相３線式の白相を中性線と呼びます。赤相ー白相間の負荷の大きさと黒相ー白相間の負荷の大きさに大きな差（アンバランス）がある状態でもしこの中性線の断線や端子の緩み等で接触不良が起きると（中性線欠相）どちら
かに100vを大きく超過した電圧が加わり、もう片方機器に100vを大きく低下した電圧が加わります。大きく100vを超過した回路の機器は焼損することがあります。200v回路とその機器には変化はおきません。図-３にその１例を示します。

3．単相３線式の正常時と中性線欠相時の概要

こうした事態に対して「内線規程」では1995年の改定から「単相３線式電路に施設する漏電ブレーカーは

図-３では正常時100vの照明灯が中性線の欠相不具

中性線欠相保護機能付きのものにすること。
」と定め

合により182vの電圧が加わり焼損した実験データ例

られており現在販売されている単相３線式の漏電ブレがあるそうです。勿論18vのテレビは画像がきえます。

ーカーのほとんどは、中性線欠相を感知すると電気をこのようなトラブルが2002年度以降2008年２月末で自動的に遮断する中性線欠相保護機能を有していま

全国で58件の事例が確認されています。
2

す。

漏
電
ブ
レ

カ

単相３線式の正常時の１例

単相３線式の中性線欠相時の１例

赤相

100ｖ

赤相

テレビ

白相

100

200ｖ

照明灯

黒相

分電盤

200ｖ

エヤコン

中性線
図－２

漏
電
ブ
レ

18
18ｖ
ｖ

テレビ

200ｖ
エヤコン

白相

カ

182
ｖ
182
黒相

照明灯

中性線欠相

分電盤

200v

焼損発生
図－３

古い漏電ブレーカーは中性線欠相保護が無い機器が多く皆様のご家庭の分電盤の扉を開けて一度ご確認を

線欠相保護なしブレーカー、図-５は単相３線式中性
線保護有ブレーカーです。

されてはいかがですか。下の図-４は単相３線式中性

図－４

図－５

単相３線式中性線欠単相３線式中性線欠相

相保護なし漏電ブレ

保護有漏電ブレーカー

ーカー
単３専用 単相３線式中性線欠相保護付き と記入有

単３専用 単相３線式中性線欠相保護付き と記入 なし

4．焼損対策私たち電気管理技術者は管理させて頂いている「自家用電気工作物」の点検に際してはこの様なトラブル

また各ご家庭の電気設備の定期検査として電気事業を未然に防止するため下記の事を注意しながらお客様法第57条及び電気事業法施行規則第96条により電力会の大切な機器をお守り出来るように心がけて点検して社が４年に１回以上の頻度で点検実施することが義務います。

付けられています。実際には電力会社から委託された

月次点検時
１、赤相ー白相と黒相ー白相間の電流値を測定して大きなアンバ
ランスが無いか点検。
２、単相３線式中性線欠相保護機能付き漏電ブレーカーへの更新
推奨。
年次点検時
１、単相３線式変圧器中性線の緩みの有無点検。
２、分電盤での単相３線式中性線ブレーカーの端子緩みの有無点
検。
３、年次点検終了の遮断器投入時 ブレーカー２次側端子での電圧の正常値確認。
４、赤相・白相及び黒相の電流値測定。

会社、機関が訪問し「屋外での調査や屋内の調査」「契約者への問診」等を無料行っています。ただし契約者が不在の場合や屋内の調査を断られた場合は屋外での調査を行っているそうです。点検は無料ですのでくれ
ぐれも点検のみでのお金の支払いはなさらないようご注意してください。
次に大切なことは各ご家庭の大切な電気機器を焼損から守る為中性線欠相保護の無い漏電ブレーカーを保護有ブレーカに更新されることを推奨いたします。この遮断器は中性線が欠相した場合異常電圧を検知して電圧が135v以上になった時１秒以内に自動開放して参照

平成20年４月10日 独立行政法人 国民生活センタ−「住宅用分電盤のトラブルに注意」より
三菱電機カタログ「ノーヒューズブレーカー
単３中性線
欠相保護付きノーヒューズブレーカー」33Pより
（姫路支部

長房

茂）

回路の機器を焼損から守ります。
3◉お客様紹介◉たき こく とう■会 社 名：お砂糖・加工黒糖（焚黒糖）の上野砂糖株式会社■所 在 地：大阪市浪速区塩草３丁目６番３号
TEL 06（6561）3034
FAX 06（6562）5136■電気設備概要
構内第１柱GR付PAS
屋外キュービクル
LBS受電
変圧器容量300KVA
上野砂糖（株）は大正２年創業で、砂糖卸と再製糖の製造から開始致しました。
現在も、精糖製品販売と黒砂糖（加工黒糖）の製造メーカ
ーとしての両面を併せ持ち、砂糖業界にあっては「黒糖の上野」として知られております。また昭和44年より業界に先がけて、粉状焚黒糖の製造を開始した功績は大きく、特にその安定した品質と美味しさは、一般消費者の皆様をはじめとして、製菓・製パンの大手ユーザー様向け原料としても高い評価を頂いております。最近においては、印刷済みフィルム容器にグ
ラニュ糖を入れた新タイプの御供御砂糖をはじめ、極小黒砂
糖、微粉砕黒砂糖など、新製品の開発にも努力致しております。
「上野の焚黒糖」は沖縄産黒糖を主とした黒糖と、上白糖や三温糖などの原料となる未精製の原料糖（粗糖）を伝統のブレンド製法で炊きあげた加工黒糖です。原料糖をブレンドし、
溶解ろ過、高温殺菌することにより「黒糖（黒砂糖）」のような品質のブレやクセがなく安全・安心です。また、沖縄産黒糖を豊富に含んでいるため風味がゆたかで食べやすい味に仕上げております。
ご家庭でのお料理やお菓子作りなどに「上野の焚黒糖」を是非ご利用下さい。
上野の焚黒糖は全国のスーパーなどでお買い求め頂けます。
詳しい商品案内は上野砂糖ホームページ「オサトウドットコム」をご覧ください。http://www.osatou.com/◦製品紹介◦（大阪北支部

4

加田貢一）

随 想

私の大好きな山

大阪府と奈良県にまたがる標高1,125Mの山がある。金剛山という山である。
国内では富士山に次いで登山者が多いと言われているが定かではない。大阪府側と奈良県側からの何れからでも登れる山で、最初の100回ぐらいまでは登り口、降り口を変えて道中を楽しんだものである。
春は草花が萌えいずる頃、名も知らない小さな花が、プロ野球の野村元監督が言う月見草のようにひっそりと自己主張しているのが何とも可憐である。夏は汗びっしょりになりながら木の陰を木の陰をと日陰を探しながら登っていき、頂上の茶店で缶ビール一杯を飲むのが至福の時である。
秋は紅葉、情熱を表に出した萌え出ずる赤の色ではな
いが、黄色になった木々の葉がやがて来るであろう冬の厳しさに何とか耐えて懸命に生きて行こうとしているように思われる。
金剛山で一番好きなのは冬である。新雪の中を一歩一歩雪を踏み込みながら歩いて行くのは形容に表しがたい
満足感と楽しみの時である。頂上近くから見られる雪が氷って出来る樹氷が何ともたまらない風物詩である。木それぞれの形や伸び方、又木々の広がりと枯れ具合がそれぞれ違うからである。
それにも増して最高なのは霧氷である。霧（水蒸気）が朝の気温低下で氷になる現象であるが、朝日に映えて幽玄の世界に誘ってくれる。滅多と見られないだけに貴重で忘れられない光景である。
登頂を始めて未だ10数回しか登っていない時に、足元に地中から低圧のPTA（ベルト紙絶縁鉛被鋼帯がい装ケーブル）の残骸が出ているのを見かけて、懐かしさと共に、
高圧ケーブルの端末や接続点の処理をする「鉛工」と言われた50代の名人が会社に居たなあと感慨一入（ひとしお）であった。
協会に入るまでに生活設計や人生設計をゆだねてきた会社に、入社して１年間は左腕に「見習」という赤腕章を巻いて、モーター修理（分解・巻き線・乾燥と自社でモーターの修理を行っていた）、電気工事（電気室組立・ケーブル布設）、変電所勤務、工場の保守と実習をさせてくれたが、今はどの会社にもそのような余裕はなく、古き良き時代であったのかも知れない。
余り参考にはならないが、私が居た会社での高圧・特高に関するケーブルと遮断器の変遷を記す。
・ケーブル
PTA
（上記鋼帯鎧装ケーブル）→BN（ブチルゴム絶縁クロ
ロプレンシースケーブル）→CV（架橋ポリエチレン絶縁ビ
ニールシースケーブル）→ALCV（アルミ導体CV）→CVT（トリプレックス形CV）・遮断器
OCB（油入遮断器）→MBB（磁気遮断器）→ABB（空気遮断器）→VCB（真空遮断器）→GIS（６フッ化硫黄入り遮断器）

ちなみに私が得意なのはOCBの点検・保守である。
閑話休題おわり
昭和58年２月の最初の登山は、グループ10数人の中の１人であったが思い出に残るものとなった。
前夜の雪で家まで来るはずの南海バスが不通になり、駅まで３Kmの道のりを歩き南海電車に乗って集合場所に駆けつけた。ところが金剛山行きの南海バスが不通で、
又近鉄電車に乗りかえて富田林という駅まで行きそこか
ら田舎の金剛バスに乗ってやっと登山口にたどり着けた。
降りしきる雪の中を３Km歩いて頂上到着。１時間遅れの飯盒炊飯で飲んだビールとお酒の味は素晴らしいもの
で子供のようにはしゃいだのを覚えている。
金剛山に対してはこの時のイメージを引きずって今に至っている。
今迄の登山中に後ろに転倒したことが２回ある。
意気がってアイゼンを着けずに降りたためであるが、やはり何事も基本をないがしろにして行動をすると、しっぺ返しが来るものである。
人生も同じではなかろうか。
平成13年５月12日に足かけ20年をかけて1,000回登頂を達成し、記念に木製の灯籠を神社へ寄贈した。初心者でも登りやすく、それでいて汗もかき頂上に着くと、やったーという征服感を味わえる山であるからか、四季を通じて登る人が多い原因と思う。
約30年間の金剛登山で変わったことは、小中学生の冬
山登山（耐寒登山）が無くなったことと、２月中旬には必ず雪が降っていたのに今は殆ど降らなくなったことが顕著に表れてきたことだと思う。
生徒の父兄（特に母親）が怪我などして危険と思われる所へは子供を行かせないという過保護な考えと、地球温暖化が原因かと思う。同様の理由で登山者が減っているように思われる。
困難や失敗から学ぶことの大切さを子供に放棄させてしまう親と、一回の挫折から立ち直れない大人がいるのも事実である。まともに働かなくても食べていける日本であるが、このような豊かな日本を作ってきたのは我々の世代だという自負があると共に、心の面ではむしろ退化しているのではないかと思うと、本当にこれで良かったのかという心残り（忸怩たるもの）がある。
人のために尽くすとか、自分で決めたことは何としてでも成し遂げるとか、30年前には良いことと思われたことが、時代の変化・心の変化と共に随分と別の方向に来てしまったなあと考えるこの頃です。と共に、大好きな
山へ最近ご無沙汰しがちなのが一寸寂しい気持ちです。
（大阪南支部

岩下仁）

5

技術レポート
汎用インバーターによる省エネルギー
汎用インバーターは、誘導電動機の回転を可変速に

帯はさらに回転を落としたすることが最大の目的です。
ポンプ、ファンなどの流量は、回転数に比例し軸動

り、デマンド力は回転数の３乗に比例します。つまり流量が２倍に監視信号で回なれば８倍、１/２倍になれば１/８倍の軸動力となる

転を落とすこということです。

とにより電力誘導電動機を使用した設

量料金、基本

備は、回転数が一定ですか

料金が低減

ら流量も一定となってしま（ コ ス ト ダウ

います。従って、所用の流ン）できることとなります。しかし、インバーターを量を得るためにバルブやダ設置して回転数だけ設定することは比較的簡単にしかンパーによって制御しておも安価に実現できますが、自動制御するとなるとそれります。

相応のシステムが必要となり、運用管理や保守的にもバルブやダンパーは損失となってしまいますので、

汎用インバーター（ネット写真より）

撚糸工場回転調整用インバーター

難しくなり、当然それなりに余分な費用も発生します。
過大設計部分が20%あったとしますと、ここの部分

省エネルギーの観点からすだけで約半分の省エネになっているのですから、何れると発生させる段階で所要流量に制御できることが望にしてもインバーターによる省エネは、もっともっとましい訳です。

推進していくべき分野であろうと考えます。

設備設計時には通常安全率を見越して所用流量よりかなり大きめな値が設計値とされています。
ま た、 電 動 機 は 特 注 で も し な い 限 り0.75kW、

但し、インバーターは高調波を発生し過熱の原因にもなり、またノイズを発生しますので、くれぐれも対策を怠らないようにしていただきたいと思います。

1.5kW、2.2kW、……という飛び飛びの出力の製品しかありませんので、
まさに設計値にピッタリの場合（たまたまピッタリでも安全のためワンランク上のものが選定されているかも知れません）を除いてここにも余裕があります。あれやこれやで20〜30%程度（あるいはそれ以上）
は余裕があることが多いと考えられます。
ということは、これらの設備にインバーターを取り付け、誘導電動機の回転数を落としてバルブやダンパーを全開にすれば、黙っていても27〜49%の省エネル
ギー（定格流量時の10〜20%減）になってしまいます。
（これらの数値はあくまでも理論値です。インバータ

ハブ

ーの損失などは考慮に入れておりません。
）
さらに欲張って自動制御してやれば、
もっと省エネ、
コストダウンができることとなります。
たとえば、温泉プール施設のろ過ポンプを夜間時間
6

デマント監視を兼ねた給水装置

（滋賀支部

角野

正樹）

私の健康法「采薪の憂い」という諺がある。薪を採ってきたた

やせば炎が喜んでいるように見え、機嫌を損なうと手めに疲労による病という意味である。

足をバタつかせているようにもみえますから気ままな

ところが、私は山で木を集め、薪を作り、ストーブ

ペットと同居しているようなものです。
もちろん、上手く付き合えば、心地よい温もりをくを楽しむことが健康の源となっている。
薪ストーブは暖を取るためだけのみならず、あのれ、薪の香りで癒され、話相手にもなってくれます。

ゆったりとした炎が、人のこころやからだ中が癒してスピード、利便性を求める時代にあって時間がゆったくれるのである。

り流れるプライベートの空間に身をおいて、ゆらゆら

私達は仕事柄、いつもどこでもお客さんや仕事のことが少なくとも頭から離れない。
せめて我が家ではゆっ

揺れる火を見つめていると神秘的な世界に誘われ、すべてを忘れさせてくれます。
私にとってストーブは充電器、たっぷりチャージしたり快適な気分でいられるようにしたいものです。

て明日への鋭気を養っています。
子犬のペットが腰痛を治したというまさかと思われ

また、火の周りに会話が生まれます。我が家にも家る最近の話題であります。ご存知の方も多いのではな

族はもちろん、友人や近所の人が集まって、ワイワイ

いかと思いますが、『NHK ためしてガッテン』の番がやがや。
このストーブ、我が家のダイニングキッチンへ鎮座組でした。
このことをもう一度インターネットで見てみると、腰骨に何の異常もないのに寝たきりになるほどの腰痛

して９シーズン目、冬の季節は片時も休まず、24 時
間燃え続けてくれています。
燃料となる薪は里山から授かる中に、いろんな種類がありました。現在は家事ができるまで回復した Aさん。

の木がある。カシやドングリ、ミズナラなど。ときにきっかけは夫が子犬を買ってきたこと。子犬にエサは近所の農家からいただくミカンやウメの木などは力を与えたり、世話をする中で痛みを考えることが減強く燃えてくれる。また、部屋へ運びこんだ薪はそれり、体の活動量が増えたことで痛みの悪循環から抜けぞれのかおりも楽しませてくれる。特にヤマザクラな出し、脳の鎮痛システムが再び働きだしたと考えられ

どは香ばしいかおりを放つ。居ながらにしてセラピー

るそうです……とある。

効果であります。
まもなく 65 歳を迎える自称元気ジイジ、山へ行っ

このように自分の好きな食べ物や音楽、匂いや趣味など、好きなことをすることで治療に役立ったり、健康て汗をかき、ストーブの前でも汗をかく。

を増進させるとのことは私にも容易に理解できます。

先の諺にもう一つの意味があります。
健康だからこそ薪を採りに行けるのだと感謝しなけ

またまた恐縮ですが、再び薪ストーブの話を聞いてればなりません。
このサイクルをもっともっと続けられるよう健康でほしい。
薪を燃やすストーブは、便利な石油や電気のストー

いたい。

ブと違って、
なかなか手のかかるシロモノであります。

外では、仕事を通じて、さわやかな緊張感を味わい、毎日、手入れをしないと前面扉のガラスが煤けてく

内ではストーブを前にゆったり気分で浸る。このリズ

るし、ストーブのお腹から灰を取り出さなければなら

ム感が健康法。そして、この身の丈に合ったリズムをないしといった具合である。シーズンの終わりの煙突

つくるのも、維持していくのも自分自身なのである。
平成 24 年元旦に記す

掃除も私の仕事です。
火の管理もちょっとしたコツが必要です。薪の補給（和歌山支部松見

好晴）のタイミングや空気の量も加減があります。上手く燃7

（ ① 連絡不可時は ② に）でんきの保安体制は、

停電
感電

緊急保安
センター
緊急保安センターでは、24時間、365日体制で管理しています。

（受託会員）（代行会員）（緊急応動会員）

漏電
感電
火災

安全
②
電気
知識

豆

取扱説明書と警告表示
取扱説明書には、電気器具を安全に使っていただくための取り扱い方法や警告表示が書かれています。
また、電気器具には警告表示のシールが貼られたものがあります。取扱説明書をよく読みましょう。

緊急保安

警告表示には下記のようなものがあります。
センター
緊急保安センターでは、
24時間、365日体制で管理しています。

感電注意

アース線を必ず接続せよ

トラッキング現象ってなに？

アンペア・ボルト・ワットってなに？

プラグをコンセントに長い間差し込んだままにしておくとプラグの刃とコンセントの間にほこりがたまります。そのほこりが湿気を含むと、プラグの刃の間にわずかな電流が流れ続けて、プラグ表面が徐々に炭化し、プラグが突然、発火することがあります。
これがトラッキング現象と言われています。トラッキング現象
は火災の原因にもなりますので、プラグやコンセントは定期的に掃除することを心がけましょう。

アンペア（Ａ）とは、電線を流れる電気の量（電流）を表す単位です。
ボルト（Ｖ）とは、電流を流すための圧力（電圧）を表す単位です。
ワット（Ｗ）とは、電気が1秒間にする仕事量（電力）を表す単位です。
これらの関係は※1
電力（W）＝電流（A）×電圧（V）という式で表されます。

例えば、消費電力が1,000Wの電気炊飯器の電流は、電流（A）＝

電力（W）
1,000W= 10A＝
電圧（Ｖ） 100V ※ 2となります。

※１．モーター等の機器を使用した場合の電力は、
正確には【電力(W)＝電流(A)×電圧(V)×力率(％)】となります。
※２．日本では、ご家庭の電圧(V)は、通常100Vです。

（神戸支部「でんきのかんり」編集委員
委員長 長田 明男（神 戸）
委 員 小野寺 実（大阪北）的場 輝實（神 戸）志賀 義信（京 都）森川
誠（和歌山）

副委員長 岩下仁（大阪南）
富田 和男（大阪南）龍
英雄（姫 路）島田 浅司（滋 賀）勝井 崇史（奈 良）

堀始）

印刷所 ㈱ＮＰＣコーポレーション

分解禁止

警告表示は、（ 財）家電製品協会の「家電製品の安全確
保のたねの表示に関するガ
イドライン」によて定められています。

一般社団法人 関西電気管理技術者協会○○電気設備管理事務所

発行所

停電

年９月１日発行②〔緊急保安センター一覧表〕□ 大阪北 0120－119－575※□ 大阪南 0120－579－120□ 神 戸 0120－059－190□ 姫 路 0120－172－545□ 京 都 0120－443－320□ 滋 賀 0120－365－970□ 和歌山 0120－876－676□ 奈 良 0120－189－889

2

火災

①

（ ① 連絡不可時は ② に）

２０１

お客さまの付近一帯が同時に停電となった場合は、最寄りの関西電力お客さまセンターへ
お問い合わせください。

59

漏電

お客さま

※

お客さま

務所

※

24時間365日1,000名の技術者集団がお客さまの事業場を守ります。

でんきのかんり 第 号

電気管理関西緊急時連絡体制