てんうめオプション● クリーン空調に対応したオプション

SEKマークとは繊維評価技術協議会の定めた基準をクリアした製品のみに表示が許諾されるマークです。認証製品には、以下の3つが約束されます。

〈 抗菌加工高性能フィルター〉
高性能フィルター（比色法 65％、90％）にSEKマーク（赤）を取得した高付加価値のある素材を採用しました。フィルターに付着した細菌を抑制しクリーンな環境に貢献します。

1.制菌効果2.効果の耐久性
3.加工の安全性（注）
本フィルターは、手術室・治療室・未熟児室などの準清潔区域以上の場所にはご使用できません。

● 施工環境に合わせた各種オプションを用意〈 フィルターボックス 〉
⿟「ロングライフフィルター」と「 抗菌加工高性能フィルター」の併用が可能なフィルターボックスを用意しました。また、「ロングライフフィルター」のみご使用したい場合は、「ロングライフフィルター専用フィルターボックス」を用意しております。

室内ユニット水受けに排水する場合

風の流れ

風の流れ

室内ユニット（側面から見る）

サービスカバー
下方向に取り出しが可能

別売フィルター

排水配管（付属品）（自然蒸発式加湿器⇒室内ユニットへ）

機外に排水する場合※1
自然蒸発式加湿器〈 フレキシブルダクト 〉
⿟１～５ｍまでのフレキシブルダクトを用意しました。

サービスカバー

別売フィルター

室内ユニットフィルターボックス⿟ 両側面にサービスカバーを取り付け、フィルターを左右両面から取り出せるようにしました。
サービスカバー

自然蒸発式加湿器

⿟ 下方向にフィルターの取り出しが可能な、フィルターボックスを用意しました。

別売フィルター※フレキシブルダクトを延長する場合、別売「フレキシブルダクト延長用ニップル」が必要となります。

フィルターボックス
室内ユニット
（上面から見る）〈 自然蒸発式加湿器 〉
⿟ 室内の乾燥を抑制するため、高加湿化しました。
例…従来：1.8kg/h⇒現行 3.4kg/h（160型の場合）〈 角ダクトフランジ 〉
⿟ 事前のダクト施工に対応するため、角ダクトフランジをオプションとしても設定しました。

⿟ 施工環境に合わせた、排水方法を選択可能としました。

室内ユニット

排水配管（付属品）
機外排水用配管（自然蒸発式加湿器⇒機外へ）（現地調達品）※１．
機外に排水する場合は、排水配管を機外排水用の配管（現地調達品）に接続してください。

■ 標準仕様表（ てんうめ・高静圧型）（50/60Hz）

容量・型名（ 相当馬力）

45型（1.8 ）50型（2.0 ）56型（2.3 ）63型（2.5 ）71型（2.8 ）80型（3.0 ）室内ユニット ヒーターレス

RPI-GP45K3

RPI-GP50K3

RPI-GP56K3

RPI-GP63K3

RPI-GP71K3

RPI-GP80K3

4.5

5.0

5.6

6.3

7.1

8.0

5.0

5.6

6.3

7.5

8.5

9.0

主電源

単相 200V

冷房能力
（kW ）

室内ユニット（ てんうめ ）暖房能力（注 1 ）

標準（kW ）
低温（kW ）

定格冷房時の顕熱比
消費電力

暖房低温能力は、組み合わせる室外ユニットの能力をご覧ください。
0.760.77

0.74

0.74

0.740.73

冷房（kW ）

0.09

0.10

0.10

0.08

0.080.09

暖房（kW ）

0.08

0.090.090.070.080.08

送風機出力
（kW ）

0.157

0.190

機外静圧（Pa （）注 1 ）50（高静圧 1：100 高静圧 2：200 ）

室内風量（H急-急-強-弱）（ m3/min）

13-11.5-10-8.5

14.5-13-11-9.5

17-15-13-11

18.5-16.5-14.5-12

20-17.5-15.5-13

運転音

56-53-51-48

59-56-53-50

54-52-50-48

55-53-50-48

57-54-51-49

室内H急-急-強-弱〔dB（A）〕

外形寸法

室内（mm）

W700xD800xH300

W1,050xD800xH300

質量

室内（kg）

2938

配管サイズ（液・ガス）（ mm）

液φ6.35 ガスφ12.7

液φ9.52 ガスφ15.88（50/60Hz）

容量・型名（ 相当馬力）

90型（3.3 ）112型（4.0 ）

140型（5.0 ）160型（6.0 ）

224型（8.0 ）280型（10.0 ）室内ユニット ヒーターレス

RPI-GP90K3

RPI-GP112K3

RPI-GP140K3

RPI-GP160K3

RPI-GP224K

RPI-GP280K

9.0

11.2

14.0

16.0

22.4

28.0

10.0

12.5

16.0

18.0

25.0

31.5

主電源

単相 200V

冷房能力
（kW ）
暖房能力
（注 1 ）

標準（kW ）
低温（kW ）

定格冷房時の顕熱比
消費電力

暖房低温能力は、組み合わせる室外ユニットの能力をご覧ください。
0.72

0.75

0.720.70

冷房（kW ）

0.09

0.140.160.170.32

暖房（kW ）

0.09

0.140.15

0.170.31

送風機出力
（kW ）

0.190

機外静圧（Pa （）注 1 ）
室内風量（H急-急-強-弱）（ m3/min）
運転音

三相 200V

室内H急-急-強-弱〔dB（A）〕

0.259

0.57
0.84

50
（高静圧 1：100 高静圧 2：200 ）50（高静圧 1：100 高静圧 2：230 ）

30-26.5-23-20

33.5-29.5-26-22

36-31.5-27.5-24

63-58-50-38

80-72-64-48

58-55-52-50

58-55-52-50

60-57-54-51

62-58-55-52

71-69-65-59

77-75-73-65

室内（mm） W1,050xD800xH300

質量

室内（kg）

W1,400xD800xH300

38

W1,380×D1,060×H470

48
液φ9.52 ガスφ15.88（注 1 ）機外静圧の（ ）内は、リモコンから高静圧 1・高静圧 2の機外静圧切替を設定した値です（出荷時は50Paに設定）。
（注 2 ）運転音はJIS B 8616：2015に基づいた音響パワーレベルの値です。

199

0.60

21.5-19-16.5-14

外形寸法

配管サイズ（液・ガス）
（ mm）

0.78

90
液φ9.52 ガスφ19.05

液φ9.52 ガスφ22.2

関連ページ

室外ユニット▶ P.21〜159

リモコン▶ P.267〜272

空調管理システム▶ P.265〜290

室外ユニットオプション▶ P.304〜311■ 標準仕様表（ てんうめ・高静圧型〈 膨張弁機外取付タイプ 〉）［ 受注対応 ］（50/60Hz）

容量・型名（ 相当馬力）

45型（1.8 ）50型（2.0 ）56型（2.3 ）室内ユニット ヒーターレス

RPI-GP45KH2

RPI-GP50KH2

RPI-GP56KH2

膨張弁キットEV-AP36H1

主電源
冷房能力
（kW ）
標準（kW ）
暖房能力
低温（kW ）
定格冷房時の顕熱比
冷房（kW ）
消費電力
暖房（kW ）
送風機出力
（kW ）機外静圧（Pa （）注 1 ）
室内風量（H急-急-強-弱）（ m3/min）
運転音 室内H急-急-強-弱〔dB（A）〕
外形寸法
室内（mm）
室内（kg）
質量
膨張弁キット（kg）
配管サイズ（液・ガス）
（ mm）

4.5
5.0
0.76
0.090.08

13-11.5-10-8.5
56-53-51-48

単相 200V
5.05.6
暖房低温能力は、組み合わせる室外ユニットの能力をご覧ください。
0.77
0.10
0.090.15750（高静圧 1：100 高静圧 2：200 ）14.5-13-11-9.5
59-56-53-50
W700xD800xH300
291.5
液φ6.35 ガスφ12.7（注 1 ）必ず膨張弁キットEV-AP36H1をセットでご使用ください。
（注 2 ）運転音表示は標準機と同値ですが、聴感で感じられる定常的に流れる冷媒流動音は低減します。

5.66.30.740.100.09（ 注 3 ）接続配管サイズ・追加冷媒封入量・接続台数については、膨張弁キット付属の据付点検要領書をご覧ください。
（ 注 4 ）運転音はJIS B 8616：2015に基づいた音響パワーレベルの値です。

■ 標準仕様表（ てんうめ・中静圧型）（50/60Hz）

容量・型名（ 相当馬力）

22型（0.8 ）28型（1.0 ）36型（1.3 ）40型（1.5 ）45型（1.8 ）50型（2.0 ）56型（2.3 ）室内ユニット ヒーターレス

RPI-GP22KC3

RPI-GP28KC3

RPI-GP36KC3

RPI-GP40KC3

RPI-GP45KC3

RPI-GP50KC3

RPI-GP56KC3

5.05.65.66.3

主電源
冷房能力
（kW ）
標準（kW ）
暖房能力
低温（kW ）
定格冷房時の顕熱比
冷房（kW ）
消費電力
暖房（kW ）
送風機出力
（kW ）機外静圧（Pa （）注 1 ）
室内風量（H急-急-強-弱）（ m3/min）
運転音 室内H急-急-強-弱〔dB（A）〕
外形寸法
室内（mm）
質量
室内（kg）
配管サイズ（液・ガス）
（ mm）

2.2
2.5

2.8
3.2

0.84
0.06
0.06

0.79
0.07
0.07

8.5-7.5-6.5-5.5
50-48-46-45

9.5-8.5-7.5-6.5
51-49-47-46
26

単相 200V
3.6
4.0
4.5
4.04.85.0
暖房低温能力は、組み合わせる室外ユニットの能力をご覧ください。
0.77
0.810.77
0.090.120.080.110.15750（高静圧 1：100 高静圧 2：150 ）10.5-9-8-7
13-11.5-10-8.5
52-50-48-46
56-53-50-48
W700xD800xH25027
液φ6.35 ガスφ12.70.74

0.140.14

14.5-13-11-9.5
58-55-52-49（50/60Hz）

容量・型名（ 相当馬力）

63型（2.5 ）71型（2.8 ）80型（3.0 ）90型（3.3 ）112型（4.0 ）

140型（5.0 ）160型（6.0 ）室内ユニット ヒーターレス

RPI-GP63KC3

RPI-GP71KC3

RPI-GP80KC3

RPI-GP90KC3

RPI-GP112KC3

RPI-GP140KC3

RPI-GP160KC3（注 1 ）機外静圧の（）内は、リモコンから高静圧 1・高静圧 2の機外静圧切替を設定した値です（出荷時は標準値に設定）。

（ 注 2 ）運転音はJIS B 8616：2015に基づいた音響パワーレベルの値です。

■ 標準仕様表（ てんうめ・中静圧型〈 膨張弁機外取付タイプ 〉）［ 受注対応 ］（50/60Hz）

容量・型名（ 相当馬力）

22型（0.8 ）28型（1.0 ）36型（1.3 ）40型（1.5 ）45型（1.8 ）50型（2.0 ）56型（2.3 ）室内ユニット ヒーターレス

RPI-GP22KCH2

RPI-GP28KCH2

RPI-GP36KCH2

RPI-GP40KCH2

RPI-GP45KCH2

RPI-GP50KCH2

RPI-GP56KCH2

膨張弁キット
主電源
冷房能力
（kW ）
標準（kW ）
暖房能力
低温（kW ）
定格冷房時の顕熱比
冷房（kW ）
消費電力
暖房（kW ）
送風機出力
（kW ）機外静圧（Pa （）注 1 ）
室内風量（H急-急-強-弱）（ m3/min）
運転音 室内H急-急-強-弱〔dB（A）〕
外形寸法
室内（mm）
室内（kg）
質量
膨張弁キット（kg）
配管サイズ（液・ガス）（ mm）

室内ユニット（ てんうめ ）主電源
単相 200V
冷房能力
（kW ）
6.3
7.18.09.011.2
14.016.0
標準（kW ）
7.5
8.5
9.0
10.0
12.5
16.018.0
暖房能力
低温（kW ）
暖房低温能力は、組み合わせる室外ユニットの能力をご覧ください。
定格冷房時の顕熱比
0.750.740.73
0.72
0.750.730.71
冷房（kW ）
0.10
0.110.12
0.13
0.200.230.25
消費電力
暖房（kW ）
0.10
0.110.120.190.230.25
送風機出力
（kW ）
0.1900.259
機外静圧（Pa （）注 1 ）50（高静圧 1：100 高静圧 2：150 ）
室内風量（H急-急-強-弱）（ m3/min）
17-15-13-11
18.5-16.5-14-12
20-17.5-15.5-13
21.5-19-16.5-14
30-26.5-23-20
33.5-29.5-26-22
36-31.5-27.5-24
運転音 室内H急-急-強-弱〔dB（A）〕
55-52-50-48
55-53-51-49
56-54-51-49
57-55-52-50
58-56-53-50
60-57-54-52
61-58-55-52
外形寸法
室内（mm）
W1,050xD800xH250
W1,400xD800xH250
質量
室内（kg）
3644
配管サイズ（液・ガス）（ mm） 液φ6.35 ガスφ12.7
液φ9.52 ガスφ15.88

EV-AP36H12.2
2.5

2.8
3.2

0.84
0.06
0.06

0.79
0.070.078.5-7.5-6.5-5.5
50-48-46-45

9.5-8.5-7.5-6.5
51-49-47-4626

単相 200V
3.64.04.54.04.85.0
暖房低温能力は、組み合わせる室外ユニットの能力をご覧ください。
0.770.810.77
0.09
0.12
0.08
0.110.15750（高静圧 1：100 高静圧 2：150 ）10.5-9-8-7
13-11.5-10-8.5
52-50-48-4656-53-50-48
W700xD800xH250271.5
液φ6.35 ガスφ12.7（注 1 ）必ず膨張弁キットEV-AP36H1をセットでご使用ください。
（注 2 ）運転音表示は標準機と同値ですが、聴感で感じられる定常的に流れる冷媒流動音は低減します。

5.05.6

5.66.30.14
0.140.74

14.5-13-11-9.558-55-52-49（ 注 3 ）接続配管サイズ・追加冷媒封入量・接続台数については、膨張弁キット付属の据付点検要領書をご覧ください。
（ 注 4 ）運転音はJIS B 8616：2015に基づいた音響パワーレベルの値です。

200