ハイブリッド蓄電システム

取扱説明書
蓄電ユニットESS-H1L1
室内リモコン
ESS-R4ᩓเΪᩓᵍ્ᩓ ‫ٽ‬ᨗήႆᩓ

ᐯᇌᢃ᠃

ໜ౨

ἼἍἕἚ

このたびは、ニチコンハイブリッド蓄電システムをお買い上げいただきまして
まことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みいただいたうえで、正しくお使いください。
また、保証書とともに大切に保管してください。

目次
はじめに
安全のために必ずお守りください................... 4
取り扱い上のお願い .......................................... 6
効率の良い「ハイブリッド」、もしもの「安心」、いつもの「節電」............... 7使い方
蓄電ユニット各部の名称 .................................. 9
室内リモコン各部の名称とはたらき ............... 9
室内リモコンの本体について ...................... 9
室内リモコンの表示について ................... 10
通常時の使い方（連系運転）......................... 11
太陽光発電と充放電を一時的に止めたい場合 .............................................. 12
停電時の使い方（自立運転）......................... 13
停電時の家電製品の利用について............ 13
復電時の操作 .................................................. 13
グラフを表示する........................................... 14
お知らせを確認する ....................................... 16
登録情報を確認する ....................................... 17

設定
運転モードを選ぶ........................................... 18
非常時（停電時）の設定をする ................... 22
非常時設定について ................................... 24
充放電時間を設定する ................................... 25
室内リモコンのタッチパネルや操作音の設定を変える ................................... 27
ネットワークの設定をする ........................... 29
ネットワーク接続の通信状態を確認する .... 33
日時の設定 ...................................................... 35

点検とアフターサービス
こんなときは .................................................. 37
ブザーが鳴ったとき ................................... 37
機器から発生する音について ................... 37
アンペアブレーカが頻繁に落ちる場合 .... 37
契約電力を変更する場合 ........................... 37
非常時兼用コンセントのブレーカが頻繁に落ちる場合 ....................................... 37
非常時兼用コンセントが使用できない場合 ....................................... 37

室内リモコンの画面が表示されない場合 ....................................... 37
100％まで充電できない場合 .................. 38
停電時に充放電できない場合 ................... 38
停電時に蓄電池残量がゼロになってしまった場合 ....................... 38
長期不在の場合........................................... 39
蓄電システムを停止させる場合 ............... 40
蓄電システムを起動させる場合 ............... 41
風水害または地震時の対応 ....................... 42
点検コードが表示されたとき ....................... 43
お知らせの内容............................................... 44
放電中の動作について ................................... 45
室内リモコンのリセット ............................... 45
蓄電池のメンテナンスモードについて ........ 46
ソフトウェアの更新 ....................................... 47
保証とアフターサービス ............................... 50保証について .............................................. 50
アフターサービスについて ....................... 50

ご注意
補助金に関するご注意 ................................... 51
購入時に補助金の交付を受けた方............ 51

その他
出力制御について........................................... 52出力制御の設定にあたって ........................... 52
ホーム画面の表示........................................... 53
発電所 ID の表示 ............................................ 53「日時の設定」に関するご注意 ..................... 54
電力会社サーバとの通信状態について ........ 54
非常時兼用コンセントに接続できる家電製品 ....................................... 55
仕様 .................................................................. 60
外形寸法 .......................................................... 61
ソフトウェアライセンスについて................ 623

安全のために必ずお守りください
はじめに■ ご使用の前に、この「安全のために必ずお守りください」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
■ ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ずお守りください。
■ お読みになられた後も、ご利用される方がいつでも参照できるところに必ず保管してください。
ここに示した事項は、

警告

注意に区分しています。

警告

取り扱いを誤った場合、使用者が死亡、または重傷を負う可能性が想定される事項。

注意

取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う危険が想定される場合、および物的損
害のみの発生が想定される事項。

絵表示については次のような意味があります。
* 必ずアース線を接続
安全アース端子付きの機器の場合、使用者に必ずアース線を接続して接地をとるように指示する表示* 感電注意特定の条件において、感電の可能性を注意する通告* 一般的な禁止
特定しない一般的な禁止の通告* 分解禁止機器を分解することで感電などの傷害が起こる可能性がある場合の禁止の通告* 一般的な指示
特定しない一般的な使用者の行為を指示す
る表示

警告
共通
■ 取 付 工 事・ 修 理・ 移 動・ 再 設 置・ ■ 分解・改造をしない
破棄はお買い上げの販売会社に依● 感電や傷害を負うおそれが
頼する
あります。

● 不備があった場合、感電や火災のおそれがあります。

■ 子供を近づけない● 感電・やけど・火災のおそれがあります。

■ 非常時兼用コンセントに金属、紙、 ■ 非常時兼用コンセントには、途中で ■ 災害などにより蓄電ユニットが浸水などを差しこんだり、中にいれ電源が切れると困る家電製品は接続
水、水没、変形、破損、転倒などたりしないしない ( ☞ 13、55 ページ )した場合、本製品に近づかない● 火災・感電・故障の原因となります。

■ 非常時兼用コンセントには、灯油やガスを用いた暖房機器、電熱機
器など、火災を引き起こす可能性のあるものは接続しない● 災害時に火災の原因になることがあります。

4● 夜間や曇りなどで太陽光発電電力または蓄電池の電気が不足すると装置は停止し、家電製品の電源が切れます。
パソコンなどのデータが破損するおそれがあります。
また、不安定な電源なので生命にかかわる機器 ( 医療機器など ) には絶対に使用しな
いでください。

● 感電・有害ガスの発生・発熱・発煙・発火・蓄電池から電解液が漏れるなどの危険がありますので、「蓄電システ
ムを停止させる場合」( ☞40 ページの「蓄電シス
テムを停止させる場合」) に従って蓄電システムを停止させ、すみやかにお買い上げの販売会社にご連絡くだ
さい。

はじめに

警告
蓄電ユニット■ 蹴ったりして強い衝撃を与えない● 変形して短絡し、発熱・発火・破裂・火災のおそれがあります。

■ 吸排気口（☞ 9 ページ）などに物（金属、紙、水など）を差し
こんだり中に入れたりしない● 火災・感電・故障の原因となります。

■ 蓄電ユニットの上に乗ったり、座っ ■ 可燃性ガスや引火物を近くに置かたり、ぶらさがったり、物を置かない（60 cm 以内）
ない● 電気部品のスパークで漏れ● 装置が変形・脱落し、けが・
感電・故障の原因となります。

たガスや引火物などに引火するおそれがあります。

■ 蓄電池に高圧、大容量の電気が蓄 ■ 煙が出ていたり、変なにおいがする
えられているので、取り扱いに注場合は、本製品には近づかず、室内意する
リモコンの設定情報画面上の「運転停止」をタッチし、分電盤の蓄電シ● 分電盤の蓄電システム用ブ
ステム用ブレーカを「ＯＦＦ」、切レーカを「OFF」にしても替スイッチを「系統」にする
感電や傷害を負うおそれがあります。十分注意してください。

● そのまま使用すると、火災の原因となります。すみやかに販売会社にご連絡ください。

■ フロントパネルやメンテナンスパネ ■ 植込み型心臓ペースメーカおよびル（☞ 9 ページ）を開けない
植込み型除細動器（ＩＣＤ）を使用している方は、充電中、給電中● 内部に電圧の高い部分があの本製品に近づかないります。感電の原因となります。

● 機器本体からの電磁波が、ペースメーカおよびＩＣＤの作動に一時的な影響を与える場合があります。

注意共通■ 非常時兼用コンセントでは、負荷 ■ 室内リモコンをぬれた手でふれた ■ 蓄電ユニットや太陽光発電の配線によって使用できないものがある
り、ぬれた布でふかないなどから発生する電気的雑音が、（☞ 13、55 ページ）
近隣のアマチュア無線の通信やラ● 感電の原因となることがあ
ジオなどの受信に影響を与えるこ● ポンプやモーターなど起動時ります。
とがあります。
に大きな電力を必要とするものは使用しないでください。

蓄電ユニット■ アース工事を行う（D 種接地工事） ■ 近くで殺虫剤などの可燃性ガスを ■ 点検コードが連続的に表示されて使用しないいる状態のまま放置しない● アースが不完全な場合、感電のおそれがあります。アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアース線に接続しないでください。
アース工事については必
ずお買い上げの販売会社にご相談ください。

● 引火し、やけど・火災の原因となることがあります。

● 蓄電池が充電されないため使用できなくなり、電池交
換（有償）となる可能性が
あります。

5

取り扱い上のお願い
はじめに※ 蓄電システム：蓄電ユニットおよび室内リモコンの総称です。
共通■ 次のような場所には取り付けない
蓄電ユニット

室内リモコン□ 標高 1500 m より高いところ□ 岩礁隣接地域□ 重塩害地域□ 揮発性、可燃性、腐食性およびその他の有害ガスのあるところ□ 振動、衝撃の影響が大きいところ□ 油蒸気のあるところ□ 浸水のおそれがあるところ□ 電界の影響が大きいところ□ 風通しが悪いところ□ 販売会社で決められていないところ□ 結露および氷結のあるところ※ 次の温度範囲以外のところでは、動作を停止します
温度：− 20 ℃〜＋ 40 ℃

□ 屋外
□ 温度変化が激しいところ□ 揮発性、可燃性、腐食性およびその他の有害ガスのあるところ□ 振動、衝撃の影響が大きいところ□ 水蒸気、油蒸気、雨水、結露、氷結のあるところ□ 電界の影響が大きいところ□ 直射日光が当たるところ□ 次の温度範囲以外のところ
温度：0 ℃〜＋ 40 ℃

■ シンナー、ベンジン、アルコール ■ 取扱説明書を熟読するなどの薬品を含んだ布でふかない● ご使用される前には、取扱説● 製品の変色の原因となります。

明書や製品の注意書きをよくお読みになり、正しくご使用ください。

■ ソフトウェアの更新が室内リモコ
ンの画面に表示されたら、必ず更新する（☞ 47 ページ）● ソフトウェアの更新にはインターネットへの接続が必要です。（☞ 29 ページ）

蓄電ユニット■ 装置の近くでテレビやラジオ、無 ■ 非常時兼用コンセントには線などを使用しない
AC100 V で連系時最大 29.5 A以上の機器を接続しない（☞ 55● テレビの画面が乱れたり、ページ）
ラジオ、無線に雑音が入ることがあります。3 m 以上
離してご使用ください。
● 受信している電波の弱い場
所では電波障害を受けるおそれがあります。

■ 吸排気口（☞ 9 ページ）を塞
いだり吸排気口付近に荷物を置いたりしない● 温度上昇により蓄電システ
ムが自動停止する可能性が
あります。

6

● 機器の故障の原因となることがあります。

■ 廃棄処理・リサイクルについて● 廃棄する場合は、お買い上げの販売会社にお問い合わ
せください。

■ 積雪等で吸排気口が塞がらないよ ■ 落雪等で吸排気口が塞がらないよ
うにする
う設置状況により防雪・雪囲い等の処置を行う● 温度上昇により蓄電システ

ムが自動停止する可能性があります。

● 行わない場合、温度上昇により蓄電システムが自動停止する可能性があります。

はじめに効率の良い「ハイブリッド」、もしもの「安心」、いつもの「節電」
この製品は、住宅の屋根などに設置した太陽光発電パネルと蓄電池を併用して、暮らしに必要な電気を供給する「ハイブリッド蓄電システム」です。
※ 蓄電ユニットにダイレクト接続する太陽電池を「太陽光発電パネル」、それ以外の太陽光発電システムを「本製品以外の太陽光発電」、両方を総称して「太陽光発電」と記載します。

電力会社送電線太陽光発電パネル

分電盤

電力量計

切替スイッチ
ご家庭用コンセント
ᩓเ

非常時兼用コンセントΪᩓᵍ્ᩓ ‫ٽ‬ᨗήႆᩓ

ᐯᇌᢃ᠃

ໜ౨

ἼἍἕἚ

室内リモコン

インターネットに接続① 蓄電ユニット
リチウムイオン蓄電池、蓄電パワーコンディショナと太陽光発電パネルのダイレクト接続を可能にする
太陽光発電パネル用パワーコンディショナで構成され、太陽光発電または系統の電力を蓄えます。必要に応じて蓄えた電力を放電します。また、太陽光発電による余剰電力を電力会社へ送ります（売電）。
② 室内リモコン
表示画面を備えた操作パネルです。充電・放電
状態の表示や各運転モードの設定が行えます。
③ 太陽光発電パネル
太陽光を受けて発電し、蓄電ユニットに内蔵の太陽光発電パネル用パワーコンディショナに電気を送ります。蓄電ユニットに最大４つの太陽光発電
パネルをダイレクトに接続できます。
④ ご家庭用コンセント
蓄電システムから独立した一般負荷用の電源コ
ンセントです。
⑤ 切替スイッチ
非常時兼用コンセントへの電力供給元（蓄電システム／系統）を切り替えるスイッチです。

蓄電ユニット

⑥ 非常時兼用コンセント（☞ 13、55 ページ）
蓄電システムを利用した電力が使用可能な重要負荷用の電源コンセントです。通常時と停電時も利用可能なコンセントです。
⑦ 電力量計買電用と売電用の２種類があり、電力会社から買った電力（買電）と、電力会社に売った余剰電力（売電）を計量します。
⑧ 分電盤
契約ブレーカ、主幹漏電ブレーカ、分岐ブレー
カや蓄電システム用ブレーカを内蔵しています。
⑨ 電力会社送電線
不足電力を電力会社から購入し（買電）、太陽光発電による余剰電力を電力会社へ送ります（売電）。
※充電：太陽光発電の電力または系統の電源から蓄電池に電気を蓄えること。
※放電：蓄電池に蓄えている電気を、蓄電システムに接続された家庭内負荷に供給すること。
※給電：太陽光発電パネルの電力または蓄電池に蓄えている電気を、蓄電システムから供給すること。

7

多彩な太陽光発電と連携。効率の良い「ハイブリッド」！

はじめに

蓄電ユニット本体内に太陽光発電パネル用のパワーコンディショナを内蔵しており、幅広いメーカーの太陽
光発電パネルをダイレクトに接続可能。
太陽光発電パネルで発電した電力をＤＣ⇒ＤＣで効率良く充電、ＤＣ⇒ＡＣで電力会社に売電できるハイブ
リッド蓄電システムです。

もしもの停電時も「安心」！

● ● ●もしもの停電時に備えて、大容量の蓄電システムからご家庭に、必要な電力をバッグアップします。
突然の停電でも、蓄電システムからの電源供給に自動的に切り替わる※非常時兼用コンセントに接続している家電製品は、停電中もそのままご使用できます。
昼間の晴天時は、太陽光発電と蓄電池を併用して電気を供給します。
雨や曇りの日、夜間の停電でも、電気を蓄えていた蓄電池から放電します。
5.9 kW の高出力で電力供給が可能です。
※ 自動切り替え時に、電源供給が一瞬、途切れますので、接続された家電製品の仕様によっては電源がオ
フになります。そのときは電源を入れ直してください。

いつもの生活では「節約」！
昼間に太陽光発電で発電した電力を夜間に活用することで、エネルギーの自給自足に貢献。
割安な深夜電力時間帯に充電、昼間の電力使用量ピーク時間帯に放電すれば、電気料金の節約になります。
日常のご使用には、ご家庭の環境やお好みに合わせた運転モードを選ぶことができます。
また、この製品は次のような特長により便利に活用できます。

▶ 室内リモコンを標準で装備
停電時でも操作できる室内リモコンを装備しています。
室内リモコンの画面で太陽光の発電電力、充電電力と放電電力が一目でわかります。タッチパネルを採用しており、画面を見ながらボタンをタッチするだけで、かんたんに操作できます。非常時は、画面のメッセージで操作をご案内するため、困ったときも安心です。

▶ 見守りサービス
お客様が長期にわたって安心してご利用いただけるように、インターネット経由で運転状態を無償でモニターします。詳しくは、お買い上げの販売会社にお問い合わせください。
※ 本製品は必ずインターネットに接続してください。（☞ 29 ページ）
※ インターネットに接続すると、ニチコン見守りサービスのサーバーに自動的に接続します。

▶ 大容量のリチウムイオン蓄電池搭載
大容量 12 kWh ※のリチウムイオン蓄電池を搭載しています。
※ 電池長寿命化のために、実際の充放電容量は、蓄電池容量の 9 割程度で運転しています。
また、低温時は容量が一時的に減少する場合があります。

▶ 安心の 15 年保証
長寿命のリチウムイオン蓄電池だから、長くご使用いただけます。
15 年間の保証付き※で、万が一のときも安心です。詳しくは、保証書の内容をよくお読みください。
※ 室内リモコンは 5 年保証となります。

8

蓄電ユニット各部の名称
吸排気口

メンテナンスパネル

左側面

使い方

フロントパネル

正面

右側面

裏面

※ 感電の原因になりますので、フロントパネルやメンテナンスパネルは開けないでください。
※ 吸排気口が塞がると温度上昇により、蓄電システムが自動停止する可能性がありますので、吸排気口を塞がないようにご注意ください。

室内リモコン各部の名称とはたらき
室内リモコンの本体について画面
3 月 1 日 1 

経済モード運転中

3.3 kW50 %＜＜＜ 放電

グラフ

画面オフ

1.0kW

表示画面を兼ねたタッチパネルです。
充電・放電状態の表示や各運転モードの設定が行えます。

①電源ランプᵭᵬ

室内リモコン ON 時に点灯します。

室内リモコン
の電源を ON/
OFF します。

ᩓเ

登録

設定

Ϊᩓᵍ્ᩓ ‫ٽ‬ᨗήႆᩓ

ᐯᇌᢃ᠃

ໜ౨

ἼἍἕἚ

②充電／放電ランプ
運転状態を表示します。
橙：充電

ᵭᵤᵤ

電源スイッチ( スライドスイッチ )

お知らせ① ② ③ ④ ⑤

緑：放電

消灯：待機／停止③太陽光発電ランプ
太陽光発電中に点灯します。

リセットボタン
室内リモコンのマイコンをリセットすることができます。（☞ 45 ページ）

④自立運転ランプ自立運転中に点灯します。

⑤点検ランプ
点検コード発生中に点滅します。

（☞ 43、44 ページ）9

室内リモコン各部の名称とはたらき つづき室内リモコンの表示について
この製品は、室内リモコンの画面をタッチしてさまざまな操作を行います。
■ 例：ホーム画面■ 例：自動運転モード設定画面

⑩
使い方

⑧
⑪

⑨
12: 00

経済モード運転中
出力制御中
40 %

⑫
⑥

自 動運転モード⑬

3.3 kW50 %＜＜＜ 放電⑬⑦

経 済 モード
グ リ ーン モード

1.0kW

充電開始時刻2305

停 止 時刻0659

放電開始時刻1000

停 止 時刻

22

59

お知らせ

登録

設定

グラフ

画面オフ

確定

キャンセル
ンセル

①

②

③

④

⑤

⑭

⑮

＜ホーム画面＞① お知らせタッチするとお知らせが参照できます。未読のお知らせがある場合、[ お知らせ ]部にマークが表示されます。

② 登録タッチすると蓄電システム等に関する情報を表示します。

③ 設定

タッチすると各種設定の画面を表示します。

④ グラフ

タッチすると過去の充放電履歴、発電 / 売買電履歴をグラフで表示します。

⑤ 画面オフ※タッチすると画面が消えます。再度タッチパネルにタッチすると表示します。

⑥ 時計

現在日時を表示します。

⑦ 充放電情報

蓄電池の残量や充電、放電、待機の状態と充放電の電力を表示します。

⑧ 運転モード

現在の運転モードを表示します。ECHONET Lite 等の室内リモコン以外から運
転モードを変更した際は先頭に「リモート」と表示されます。
ネットワークへの接続状態を表示します。
・有線 LAN を使用している場合⑨ ネットワーク

接続できているとき接続できていないとき
・無線 LAN を使用している場合
接続できているとき接続できていないとき⑩ 太陽光発電電力値

蓄電ユニットに接続している太陽光発電パネルの発電電力を表示します。
（本製品以外の太陽光発電をご利用の場合は設定により合算値も表示可能）⑪ 出力制御太陽光余剰分売電「しない」で設定した時と出力制御対象とした時に表示します。
太陽光余剰分売電「しない」で設定した場合、0 ％で表示されます。

＜自動運転モード設定画面＞

10⑫ 充電／放電時刻設定

タッチすると蓄電システムの充放電時間を設定する画面を表示します。

⑬

タッチすると機能の説明を表示します。

⑭ 確定

タッチすると設定した内容を保存します。

⑮ キャンセルタッチすると設定を保存せずに元の画面に戻ります。

※ 画面オフ時間の設定（☞ 28 ページ）により自動的に画面がオフした場合も、タッチパネルにタッチすると表示されます。

通常時の使い方（連系運転）
太陽光発電パネルで発電した電力または蓄電した電力を分電盤に供給します。

■ 室内リモコン
3 月 1 日 1 

経済モード運転中

3.3 kWᩓเ

登録設定Ϊᩓᵍ્ᩓ ‫ٽ‬ᨗήႆᩓ

＜＜＜ 放電

グラフ

画面オフ

ᐯᇌᢃ᠃

ໜ౨

れます。

1.0kW

ἼἍἕἚ

● 点検ランプが点滅しているときは、室内リモコンの画面に点検コードが表示されます。
「点検コードが表示されたとき」（☞ 43 ページ）に従って処置してください。

使い方

お知らせ

50 %

電源を ON にすると電源ランプが点灯し、数分後にホーム画面が表示さ※ 蓄電システムを運転中に「蓄電システムを停止させる場合」（☞ 40 ページ）の操作を行わないで室内
リモコンの電源スイッチを OFF にしないでください。OFF にした場合、しばらくすると蓄電システム
は運転を停止します。蓄電システムを停止したい場合は、「蓄電システムを停止させる場合」（☞ 40ページ）の操作を行ってください。

■ ホーム画面① 運転モードと動作状態の表示• 運転中：待機以外の運転モードで運転のとき• 待機中：運転モードが待機で運転のとき• 停止中：運転停止またはエラー停止のとき■ 例：ホーム画面③①

 月 1 日 1 

経済モード運転中

3.3 kW② 電力の流れ・太陽光発電の表示
系統・太陽光発電・家庭内コンセント・蓄電システム
間の電力の流れのイメージを、破線の動きと流れる方向で表示します。
• 破線非表示：100 W 未満
• 動きの遅い破線：100 W 以上
• 動きの速い破線：1 kW 以上※ 電力が小さい (100 W 未満 ) 場合でも、センサの誤差などにより、電力の流れが表示される場合がありま
す。

②

お知らせ

登録

※ 発電電力値は太陽光発電パネル単独の場合と本製品
以外の太陽光発電との合算値の場合があり、「太陽光発電電力値表示」（☞ 17 ページ）の設定に従い表示します。

＜＜＜ 放電

グラフ

画面オフ

1.0kW

■ 例：太陽光発電の売電中の画面
 月 1 日 1 

経済モード運転中

3.3 kW※ 太陽光発電から系統に電力が流れる表示のときは「売電」状態をあらわします。（右図参照）③ 太陽光発電状態の表示
太陽光発電電力あり（100 W 以上）の状態を右図のように太陽アイコンありで表示します。
また発電電力値も数値表示します。
なお表示値は、おおよその目安です。

設定

50 %

50 %

お知らせ

登録

設定

画面オフ

太陽アイコンあり■ 例：太陽アイコンなし

0.0 kW

グラフ

待機

0.0kW

⇔

3.3 kW（次ページに続く）

11

通常時の使い方（連系運転）つづき④ 蓄電池残量の表示
蓄電池の残量を 0 〜 100 % で数値表示します。蓄
電池残量部が放電のときは緑色、充電のときは橙色、待機中または停止中のときは直前の動作の色を表示します。
使い方※ 蓄電池残量は、100 %、0 % と表示されても、しばらくすると、99 %、1 % のように表示が変わる
場合があります。これは、一度使い切った乾電池でもしばらくすると、少しだけ使えるように、電池の基本特性によるもので故障ではありません。また、
非常時安心設定の表示も同様に表示が変わる場合があります。室内リモコンの蓄電池残量は、おおよその目安としてお使いください。

■ 例：ホーム画面④
 月 1 日 1 

経済モード運転中

3.3 kW

お知らせ

登録

設定

50 %

＜＜＜ 放電

グラフ

画面オフ

1.0kW

⑤

⑤ 蓄電池の充放電情報の表示
蓄電池の充電状態、放電状態、待機状態を表示します。
また充電電力値または放電電力値も数値表示します。
なお表示値は、おおよその目安です。

太陽光発電と充放電を一時的に止めたい場合
故障以外に、太陽光発電パネルによる発電および蓄電池の充放電を止めたい場合は、「待機」を選択することで、太陽光発電パネルによる発電および蓄電池への充電および蓄電池からの放電を行わないモードに設定することができます。
設定方法は、「運転モードを選ぶ」( ☞ 18 ページ）を参照ください。
※「待機」は手動モードです。
「充放電時間を設定する」（☞ 25 ページ）で設定した充放電時間帯に関わらず、停止しているため、必要のない場合は、自動運転モードを選択してください。
なお、「待機」に設定しても、24 時間経過後に直前の自動運転モードまたは充電に切り替わります。

12

停電時の使い方（自立運転）● 蓄電用分電盤の切替スイッチが「蓄電」側になっていることをご確認ください。
切替スイッチを「蓄電」側でご利用いただいた場合、停電時、自動的に非常時兼用コンセントに電気が供給されます。
■ 例：停電時運転中のホーム画面
停電時の室内リモコンの表示は右図のようになります。
03 月 01 日 12: 00

停電時運転中※ 切替スイッチが「系統」側ままの場合、停電時は非常時兼用コンセントには電気が供給されません。
※ 詳しくは「自立運転の動作方法」（☞ 56 ページ）も参照ください。

3.3 kW＜＜＜ 放電50% NZ
お知らせ

登録

設定

グラフ

使い方

● 安全を確認してから、非常時兼用コンセントをご利用になりたい場合には、切替スイッチは常時「系統」側でご利用いただき、停電発生時に、安全をご確認のうえ、切替スイッ
チを「蓄電」側に切り替えてご利用ください。

画面オフ

停電時の家電製品の利用について■ 非常時兼用コンセントの定格電流は 29.5 A（片相）未満です（☞ 55 ページ）
電気の使い過ぎや使用中の家電製品の特性により、非常時兼用コンセントで定格を超える電力を使用されると、内部の安全装置が作動し、室内リモコンにメッセージを表示して、非常時兼用コンセントへの給電を停止します。
家電製品の非常時兼用コンセントへの接続は下記のとおり注意してください。
生命にかかわる家電製品

接続禁止

医療機器等

途中で電源が切れると不具合を生じる家電製品

接続禁止

デスクトップ型パソコン等

突入電流が大きい家電製品動作しない場合がある 掃除機、遠赤外線ヒーター、洗濯機等

消費電力が大きい家電製品動作しない場合がある 電子レンジ、電気ストーブ等

生命の安全にかかわらない家電製品

接続可能

瞬停後の自立運転において正常に動作する家電製品

接続可能• 途中で電源が切れると困る家電製品は接続しないでください。
• 突入電流が大きい家電製品は一部動作しない場合があります。
• 消費電力が大きい家電製品を利用する際には、動作させる前に、他の接続している家電製品を減らすなど、
非常時兼用コンセントの定格を超えないように工夫してください。
• もし、安全装置が作動してしまった場合は、室内リモコンのメッセージに従って、接続している家電製品の数を減らして、システムを再起動させてください。

■ 下記の家電製品を最大 23 時間利用可能※です
接続家電製品例• 冷蔵庫：120 W• 液晶テレビ：170 W• リビング用 LED シーリング照明：100 W• ノートパソコン、ルーター等：30 W• 携帯電話充電（2 台）：10 W
合計：約 430 W※おおよその目安です。実際のご使用では、蓄電池の充電量、太陽光発電パネルの発電電力、その他の条件で変わります。

リビング用照明テレビ

ノートパソコン

冷蔵庫

復電時の操作● 停電後復電した場合、蓄電システムは特別な操作は必要ありません。
● 電力会社との協議で定められた時間内（最大 5 分）は、復電しても停電時の動作になります。
復電後電力会社との協議で定められた時間を経過すると、蓄電システムは通常時のモードで動作します。

13

グラフを表示する
１時間ごとの充放電電力量、蓄電池残量、太陽光発電電力量、売買電電力量を日ごとにグラフで表示できます。なおグラフおよび表示量は目安です。室内リモコンの電源を切っているあいだ、蓄電システムは運転を停止しているため、停止中のデータは表示されません。
※ 日時設定を変更したときは、変更時間帯を含むデータが正しいデータではなくなります。HEMS や
NTP( ☞ 34 ページ ) との時刻同期により日時設定が変更されたときも同様です。
使い方① ホーム画面で［グラフ］をタッチすると「発電／売買電グラフ」が表示されます。
※前回の表示が「充放電グラフ」の場合は「充放電グラフ」から表示されます。
※ホーム画面から表示されるグラフは現在時刻までのデータが表示されます。
※発電電力量の表示は設定により太陽光発電パネルの発電電力量のみの場合と、本製品以外の太陽光発電電力量との合算値の場合があります。

3.3 kW

お知らせ④ 発電／売買電の電力量表示
発電電力量は「折れ線グラフ」で０ kWh から上側に表示されます。
売電電力量は「棒グラフ ( 緑色 )」で０ kWh から上側に棒の長さで表示されます。
買電電力量は「棒グラフ ( 橙色 )」で０ kWh から下側に棒の長さで表示されます。

登録

設定

50 %

＜＜＜ 放電

グラフ

画面オフ

1.0kW

①

■例：発電／売買電グラフの画面② 表示された「発電／売買電グラフ」の日付③ 本製品以外の太陽光発電が「有」の場合のみ「※売電量には、本製品以外の太陽光発電も含まれます。」と表示されます。

 月 1 日 1 

経済モード運転中

②
③
④

⑥
⑤

⑦

⑧

⑨

⑩

※グラフの縦軸の数字をタッチすると表示範囲を最大 6.0 kWh ⇔ 12.0 kWh に切り替えます。
⑤ 表示範囲を超えた場合は▲▼マークを表示します。

■例：充放電グラフの画面⑥［ｉ］をタッチすると機能の説明を表示します。
⑦［戻る］をタッチするとホーム画面に戻ります。
⑧［前日］または［翌日］をタッチすると前日または翌日の「発電／売買電グラフ」の表示に切り替えることができます。
⑨［グラフ切替 ] をタッチすると「充放電グラフ」に表示が切り替わります。
⑩［日付選択］をタッチすると日付入力画面に表示が切り替わります。（次ページの⑱を参照）（次ページに続く）

14

⑪ 表示された「充放電グラフ」の日付■例：充放電グラフの画面⑪⑫ 充電および放電の電力量表示
充電電力量は「棒グラフ ( 橙色 )」で０ kWh から上側に棒の長さで表示されます。
⑬
放電電力量は「棒グラフ ( 緑色 )」で０ kWh から下側に棒の長さで表示されます。

⑫

使い方⑬ 蓄電池の残量表示
残量は「折れ線グラフ」で表示されます。
⑭［戻る］をタッチするとホーム画面に戻ります。

⑭

⑮

⑯

⑰

⑮［前日］または［翌日］をタッチすると前日または翌日の「充放電グラフ」の表示に切り替えることができます。
⑯［グラフ切替 ] をタッチすると「発電／売買電グラフ」に表示が替わります。

■例：グラフの日付選択画面
日付選択⑰［日付選択］をタッチすると日付入力画面に表示が切り替わります。
⑱ 表示させたいグラフの日付を設定する
日付の中で変更したい項目をタッチします。数字
キーをタッチして、新しい日時を入力します。
←／→をタッチすると、カーソルが移動します。
日付は、設置日から現在日の範囲で選択できます。
カーソルがある位置で [ 消去 ] をタッチして入力数
字を消すことができます。
[ キャンセル ] をタッチするとグラフ画面に戻ります。

2016

年 02 月 29 日

7

8

9

4

5

6

1

2

3

0

.

←

⑱

消去

⑲

決定

→

キャンセル

■例：選択した日付のグラフ画面⑲［決定］をタッチすると入力した日付のグラフが表示されます。
※蓄電システムの設置時から現在までの過去１０年間のグラフが表示可能です。
１０年を越えると古い日付のデータから自動的に削除されます。
また下記の場合も一部または全てのデータが削除されます。
・日時の設定（☞ 35 ページ）を変更したとき・室内リモコンを修理交換したとき表示するデータがない日付では、右図を表示します。

■例：選択した日付のグラフ画面
充放電グラフ2016年 03月 03 日 分表示できるデータがありません。

戻る

前日

翌日

グラフ切替
グラフ切替

日付選択

15

お知らせを確認する
蓄電ユニットや、室内リモコンの状態をお知らせします。（☞ 43、44 ページ）
① お知らせリストを表示する
ホーム画面で [ お知らせ ] をタッチします。

 月 1 日 1 

経済モード運転中

3.3 kW＜＜＜ 放電

グラフ

画面オフ

使い方

50 %

お知らせ

登録

設定

1.0kW

①

② お知らせの内容を表示する
リストの中で表示したい項目をタッチします。リ
ストには最大 100 件のお知らせを表示できます。
未読のお知らせは黒で、既読のお知らせはグレーで表示されます。室内リモコン時刻未設定の場合は「----/--/-- --:--」で表示されます。
リストが８件以上の場合は、画面右側に▼／▲とその間に■が表示されます。▼／▲をタッチするとリスト表示を上下に移動させることができます。また■をタッチしながら上下に移動させるとすばやくリスト表示を上下に移動させることができます。

■例：お知らせリストの画面お知らせ リ ス ト

03月01 日 12 :00②

001. 2016/03/01 12:01 リ モコ ンをシ ャ ット ダウン …
002. 2016/01/01 12:00 リ モコ ンをシ ャ ット ダウン …
003. 2016/01/01 00:41 リ モコ ンをシ ャ ット ダウン …
004. 2015/12/01 14:08 リ モコ ンのファームウェア…
005. 2015/07/13 08:36 お 知 ら せ が 解 除 さ れ ま し た 。
006. 2015/07/13 08:21 蓄 電 シ ス テ ム が 自 動 停 止 し …
007. 2015/04/08 22:19 リ モコ ンをシ ャ ット ダウン …
ホーム
ホーム
ム

※お知らせが必要な状態から、お知らせのない状態に移行した時点で「お知らせが解除されました」とのメッセージが記録されます。
③ お知らせの内容が表示される[ リスト ] をタッチすると、リスト画面に戻ります。
④ 他のお知らせリストの内容を表示する[ 前へ ] または [ 次へ ] をタッチすると、表示されてるお知らせの内容より「古い」または「新しい」お知らせの内容表示に切り替わります。
※お知らせの内容の文字数が多い場合も、画面右側に▼／▲とその間に■が表示されます。▼／▲または■で表示内容を上下に移動させることができます。
⑤ ホーム画面に戻る[ ホーム ] をタッチします。

■例：お知らせの画面
お知らせ

03月01 日 12 :00

2016/03/01 12:00 点検 コ ー ド : $%
リ モコ ンをシ ャ ット ダウン しま した。

リスト
リスト

前へ
前へ

③

④

次へ
次へ

■例：お知らせリストの画面お知らせ リ ス ト

03月01 日 12 :00

001. 2016/03/01 12:01 リ モコ ンをシ ャ ット ダウン …
002. 2016/01/01 12:00 リ モコ ンをシ ャ ット ダウン …
003. 2016/01/01 00:41 リ モコ ンをシ ャ ット ダウン …
004. 2015/12/01 14:08 リ モコ ンのファームウェア…
005. 2015/07/13 08:36 お 知 ら せ が 解 除 さ れ ま し た 。
006. 2015/07/13 08:21 蓄 電 シ ス テ ム が 自 動 停 止 し …
007. 2015/04/08 22:19 リ モコ ンをシ ャ ット ダウン …
ホーム
ホーム
ム

16

⑤

登録情報を確認する
蓄電システムに登録されている機器情報を確認します。
① 登録情報を表示する
ホーム画面で [ 登録 ] をタッチします。

 月 1 日 1 

経済モード運転中

3.3 kW

登録

設定＜＜＜ 放電

グラフ

画面オフ

1.0kW
使い方

お知らせ

50 %

①

② 登録情報の１ページ目が表示される[ 前へ ] や [ 次へ］をタッチすると、ページが切り替わります。（全３ページ）
以下の項目が表示されますが、蓄電システム動作に影響するものではありません。
• 蓄電ユニット 機種名 / 製造番号

■例：登録情報の画面
登録情報

03月01 日 12:00'55*.

蓄電ユニット 機種名

蓄電池情報

1/3

製造番号

'%9#7

容量

12. 0kWh'554

室内リ モコン 機種名• 蓄電池情報 容量

キャンセル
ンセル

次へ
次へ

• 室内リモコン 機種名②• 設置日• 設置場所：屋外または屋内• 本製品以外の太陽光発電有無：有または無• 本製品以外の太陽光発電の定格• 太陽光発電電力値表示：合算または単独※「本製品以外の太陽光発電有無」が「有」の場合のみ表示されます。
• 太陽光以外の発電装置の有無：有または無登録情報

03月01 日 12:00
2016 年

設 置日

01 月

設置場所

屋外

本製品以外の太陽光発電有無

有

本製品以外の太陽光発電の定格- kW

太陽光発電電力値表示• 電気給湯器：有または無太陽光以 外 の 発電装置

• V2H ※の有無：有または無

電気給湯器

合算

2/3

③

単独

無
無
キャンセル
ンセル

次へ

前へ

• 郵便番号（変更可能）※ V2H : Vehicle to Home
ＥＶ ( 電気自動車 ) の大容量バッテリから電気を取り出し、分電盤を通じて家庭の電力として使用できるシステム製品

01 日

②

③ [ ｉ ] をタッチすると機能の説明が表示されます。
登録情報

03月01 日 12:00
無V 2 H 有無

3/3

郵便番号

前へ
前へ

確定

キャンセル
ンセル

②

17

運転モードを選ぶ
通常時の運転モードをお客様のお好みに合わせて選択してください。
● 製品出荷時は [ 経済モード ] です。
● 下表の運転モードを選んでいただけます。

自動運転モード
手動運転モードモード
経済モード
グリーンモード
充電放電
待機

各運転モードの詳細は 20 および 21 ページを参照してください。

① 設定情報画面に切り替える[ 設定 ] をタッチします。

 月 1 日 1 

経済モード運転中

3.3 kW
設定
登録

お知らせ

設定

50 %

＜＜＜ 放電

グラフ

画面オフ

1.0kW

①

② 運転モード種類を選択する
運転モードの [ 自動 ] または [ 手動 ] をタッチします。
[ 手動 ] を選択した場合は、次ページ⑦を参照ください。

■例：設定情報の画面
設 定情報

03 月01日 12:00

運 転 モード

自動手動

自動給電切換非常時設定

1((ネットワーク

使用しない

使用する

その他の項目

設定情報（詳細）
ホーム
ホーム
ム

運転停止

③ 自動運転モードを選択する
設定したいモードをタッチします。
充放電時刻の設定については、「充放電時間を設定する」（☞ 25 ページ）を参照ください。
④ 変更した自動運転モードを確定する[ 確定 ] をタッチします。
※ [ キャンセル］をタッチすると「設定が変更されています。変更を破棄して設定情報に戻りますか？」の確認画面が表示されますので [ はい ] または [ いいえ ] をタッチして、設定情報画面または自動運転モードの設定画面に戻ります。

②

経 済 モード■例：自動運転モードの設定画面③
自 動運転モード
経 済 モード
グ リ ーン モード

充電開始時刻2305

停 止 時刻0659

放電開始時刻1000

停 止 時刻

22

59

確定

キャンセル
ンセル

④
（次ページに続く）

18

⑤ 変更した自動運転モードを保存する[ はい ] をタッチします。
※ [ いいえ］をタッチすると自動運転モードの設定画面に戻ります。

■例：自動運転モードの設定変更確認画面
自動運転モード
運転モードを 経済モードに変更します。
充電開始時刻は23:05
充電停止時刻は06:59
放電開始時刻は10: 00
放電停止時刻は22:59です。
よろしければ、「はい」を押してください。

はい
はい

いいえ

⑤

⑥ ホーム画面に戻る[ ホーム ] をタッチします。

設 定情報

03 月01日 12:00

運 転 モード自動手動

経 済 モード
自動給電切換

非常時設定

1((
使用する

その他の項目使用しない

設定情報（詳細）設定

ネットワーク

ホーム
ホーム
ム

運転停止

⑥

⑦ 手動運転モードを選択する
設定したいモードをタッチします。
⑧ 変更した手動運転モードを確定する[ 確定 ] をタッチします。
※ [ キャンセル］をタッチすると「設定が変更されています。変更を破棄して設定情報に戻りますか？」の確認画面が表示されますので [ はい ] または [ いいえ ] をタッチして、設定情報画面または手動運転モードの設定画面に戻ります。
⑨［ｉ］をタッチすると機能の説明が表示されます。

■例：手動運転モードの設定画面
手 動運転モード

充電
放電
待機

確定

⑨

キャンセル
ンセル

⑧

⑦

■例：放電に設定する変更確認画面
手動運転モード⑩ 変更した手動運転モードを保存する[ はい ] をタッチすると手動運転モードを確定
し設定情報画面に戻ります。
※ [ いいえ］をタッチすると手動運転モードの設定画面に戻ります。

運転モードを放電に変更します。
※放電モードは 24 時間で自動運転モードに自動的に切り替わりますよろしければ、「はい」を押してください。

はい
はい

いいえ

⑩

19

運転モードを選ぶ つづき● 自動運転モード■ 経済モード：
昼間、太陽光発電パネルで発電した電力を家庭内負荷に供給し、余剰分をすべて売電する経済性を重視した、電力料金の節約が可能なエコノミー設定のモードです。
太陽光発電パネルの発電電力が不足している場合や発電電力がない場合は、蓄電池から放電します。
また系統からの充電を電気料金が割安な深夜時間帯に行い、放電を昼間の電気料金が割高で電力使用量がピークの時間帯に設定（※）することで、電気料金の節約が可能になります。
なお売電中は蓄電池から放電しません。

設定■ グリーンモード：
昼間、太陽光発電パネルで発電した電力を家庭内負荷に供給し、余剰分は蓄電池に充電しておき夜と朝のピーク時に活用する環境を重視したエコロジー設定のモードです。
太陽光発電パネルの発電電力が不足している場合や発電電力がない場合は、蓄電池から放電します。
蓄電池が満充電の場合は、余剰分を売電します。
また系統からの充電を電気料金が割安な深夜時間帯に行い、放電を昼間の電気料金が割高で電力使用量がピークの時間帯に設定（※）することで、電気料金の節約が可能になります。
なお売電中は蓄電池から放電しません。

※充放電時間の設定（☞ 25 ページ）
※太陽光発電パネルがない場合は、経済モードもグリーンモードも同じ運転制御になります。
※グリーンモード動作中であっても、本製品以外の太陽光発電の余剰電力は蓄電池の充電には使われず、売電します。

20

● 手動運転モード■ 充電：
時間帯に関係なく、蓄電池へ充電を行うモードです。
太陽光発電パネルから蓄電池への充電を行います。太陽光発電パネルの電力が充電電力を上回っている
場合は家庭内負荷へ電力を供給します。更に太陽光発電パネルの電力が充電電力と家庭内負荷への両方の電力供給を上回った電力は売電します。
太陽光発電パネルから蓄電池への充電電力が不足する場合は不足分を系統から充電を行います。
蓄電池がフル充電になり次第、充電動作を終了します。動作終了後は待機状態になります。

■ 放電：
時間帯に関係なく、蓄電池から家庭内負荷へ放電を行うモードです。
太陽光発電パネルの電力は家庭内負荷に供給されます。太陽光発電パネルの電力が家庭内負荷より不足する場合は、不足分を蓄電池から放電します。太陽光発電パネルの電力が家庭内負荷より大きい場合は、放電を終了します。動作終了後は待機状態になります。太陽光発電パネルの電力が家庭内負荷を上回る
場合、余剰分は売電します。

時間帯に関係なく、太陽光発電および蓄電池の充放電を行わないモードです。本製品以外の太陽光発電
はそれぞれ操作を行ってください。

設定

■ 待機：

※ 運転モードが手動運転モードに設定されているときに、室内リモコンの電源を OFF したあと再度、室内リモコンを起動した場合は、自動運転モードに切り替わります。
※ 蓄電池が使用できなくなることを防ぐため、放電や待機に設定をした場合でも以下のとおりの動作を行います。
• 充電量が少なくなった場合は、直前に設定されていた自動運転モードの充電開始時刻から充電を開始します。
• 待機または放電に設定してから２４時間経過後に、直前に設定されていた自動運転モードまたは充電に切り替わります。
※ 太陽光発電の電圧上昇抑制や遠隔出力制御についてシステムの様々な状況による電圧上昇抑制や、電力会社による出力制御要請により、太陽光発電の
余剰電力の一部を売買できない場合があります。売買できない余剰電力は、お客様が設定した充放電時間内であれば蓄電池へ充電を行いますが、満充電の場合は充電しません。

21

非常時（停電時）の設定をする
もしも停電になったときのために、非常時設定や非常時安心設定をお客様のお好みに合わせて選択してください。
● 製品出荷時の設定は次のとおりです。
「非常時設定」：[ 自動給電切換 ]「非常時安心設定」：[OFF]① 設定情報画面に切り替える[ 設定 ] をタッチします。

 月 1 日 1 

経済モード運転中

3.3 kW

お知らせ

登録

設定

50 %

＜＜＜ 放電

グラフ

画面オフ

1.0kW

設定

①

② 非常時設定を選択する
設定したい項目をタッチします。

設 定情報

03 月01日 12:00

運 転 モード自動手動

経 済 モード
自動給電切換非常時設定
ネットワーク

使用しない

使用する

その他の項目

設定情報（詳細）
ホーム
ホーム
ム

運転停止

③ 設定を変更する◀／▶をタッチします。
④ 変更した内容を確定する[ 確定 ] をタッチします。

②

1((■例：非常時設定の画面
非常時設定

非常時運転モード

自動給電切換非常時安心設定

OFF

③

確定

キャンセル
ンセル

④

（次ページに続く）

22

⑤ 設定を保存する[ はい ] をタッチします。

非常時設定
設定を確定しますか？

はい
はい

いいえ

⑤

⑥ ホーム画面に戻る[ ホーム ] をタッチします。

設 定情報
運 転 モード

03 月01日 12:00
自動手動

経 済 モード
非常時設定

その他の項目
運転停止

1((
使用する

使用しない

設定情報（詳細）設定

ネットワーク

自動給電切換

ホーム
ホーム
ム

⑥

非常時設定

次ページをご覧ください。

非常時安心設定

停電時に蓄電池の残量がゼロとなっていて非常時兼用コンセントへの放電ができないことが無いように、日頃から通常時の利用を指定蓄電池残量までに制限する設定です。指定蓄電池残量を下回ると給電を停止します。蓄電池残量設定値はOFF( ０ ％ )、30 ％、40 ％、50 ％、60 ％、70 ％ から選択します。なお、
通常時に充電量が設定値＋ 5 ％以下の場合、誤作動防止のため、放電を開始しま
せん。
（次ページに続く）

23

非常時（停電時）の設定をする つづき
非常時設定について● 自動給電切換設定
太陽光発電パネルの電力と非常時兼用コンセントでの電力使用量を判断しながら、お客様の使用状況にあった切り換えを自動で行います。最も利用しやすい設定です。
① 太陽光発電パネルの電力を非常時兼用コンセントに給電し、余剰分を蓄電池に充電します。
② 太陽光発電パネルの電力が不足している場合や発電電力がない場合は、蓄電池から非常時兼用コンセ
ントに放電します。
太陽光発電パネル①

太陽光発電パネル②

発電量が大きい

発電量が小さい設定
蓄電ユニット

非常時兼用コンセント

蓄電ユニット

非常時兼用コンセント● 強制充電設定太陽光発電パネルから蓄電池への充電のみ行います。
非常時兼用コンセントへの給電は一切行われません。
太陽光発電パネル

蓄電ユニット 非常時兼用コンセント24

充放電時間を設定する
通常運転時の充電開始 / 停止時刻、放電開始 / 停止時刻を、運転モードごとに設定できます。
● 製品出荷時の設定は次のとおりです。
「充電開始 / 停止時刻」：23:05 〜 6:59
「放電開始 / 停止時刻」：10:00 〜 22:59① 設定情報画面に切り替える[ 設定 ] をタッチします。

 月 1 日 1 

経済モード運転中

3.3 kW

登録

お知らせ

50 %

＜＜＜ 放電

グラフ

画面オフ

設定

1.0kW

①
設定

②

② 運転モードを選択する[ 自動 ] をタッチします。

設 定情報

03 月01日 12:00

運 転 モード自動手動

経 済 モード
自動給電切換非常時設定

1((ネットワーク

使用しない

使用する

その他の項目

設定情報（詳細）
ホーム
ホーム
ム

運転停止

③ 設定を変更する
設定を変更したい項目の時刻をタッチします。

■例：充放電時間設定の画面
自 動運転モード
経 済 モード
グ リ ーン モード

充電開始時刻2305

停 止 時刻0659

放電開始時刻1000

停 止 時刻

22

59

確定

③

キャンセル
ンセル

（次ページに続く）

25

充放電時間を設定する つづき④ 時刻を設定する
数字キーをタッチすると、新しい時刻が入力されます。
←／→をタッチすると、カーソルが移動します。
カーソルがある位置で [ 消去 ] をタッチして入力数字を消すことができます。
[ キャンセル ] をタッチすると自動運転モード
画面に戻ります。

■例：充放電時間入力設定の画面
充電時刻

充電開始時刻 23

停止時刻 06

消去

7

8

9

4

5

6

1

2

3

0

.

←

： 59

⑤

決定

⑤ 変更を決定する

→

キャンセル

④

[ 決定 ] をタッチします。

⑥ 設定を確定する： 05

自 動運転モード[ 確定 ] をタッチします。

経 済 モード
グ リ ーン モード

充電開始時刻2305

停 止 時刻0659

放電開始時刻1000

停 止 時刻

22

59

設定
キャンセル
ンセル

確定

⑥

⑦ 変更したモードを保存する[ はい ] をタッチします。

自動運転モード
運転モードを 経済モードに変更します。
充電開始時刻は23:05
充電停止時刻は06:59
放電開始時刻は10: 00
放電停止時刻は22:59です。
よろしければ、「はい」を押してください。

はい
はい

いいえ

⑦

⑧ ホーム画面に戻る[ ホーム ] をタッチします。

設 定情報
運 転 モード

03 月01日 12:00
自動手動

経 済 モード
非常時設定
ネットワークその他の項目運転停止

充電開始時刻停止時刻
放電開始時刻停止時刻

26

自動給電切換
1((
使用する

使用しない

設定情報（詳細）
ホーム
ホーム
ム

⑧

蓄電池に充電するときの、開始 / 停止時刻を設定できます。深夜時間帯がお得です。
● 充放電の時間帯が重複しないように設定してください。また、開始 / 停止時刻が同じにならないようにしてください。
蓄電池から放電するときの、
開始 / 停止時刻を設定できます。深夜時間帯以外がお得です。
● 充放電の時間帯が重複しないように設定してください。また、開始 / 停止時刻が同じにならないようにしてください。

※ 周囲温度が低い場合、蓄電池の特性上充電可能量が減少し、100 ％にならない場合がありますが故障ではありません。
※ 充電開始時刻を 23:05 より遅らせる、あるいは、充電停止時刻を 6:59 より前に設定すると、充電時間が不足し、100 ％充電にならない場合があります。

室内リモコンのタッチパネルや操作音の設定を変えるタッチパネルの画面の明るさや画面操作音などを、お好みで調整してください。
● 製品出荷時の設定は次のとおりです。
「画面オフ時間（分）」：[5]「操作音」：[ON]「画面明るさ」：[5]① 設定情報画面に切り替える[ 設定 ] をタッチします。

 月 1 日 1 

経済モード運転中

3.3 kW

登録

設定＜＜＜ 放電

グラフ

画面オフ

1.0kW
設定

お知らせ

50 %

①

② 設定情報（詳細）に切り替える[ 設定情報（詳細）] をタッチします。

設 定情報

03 月01日 12:00

運 転 モード自動手動

経 済 モード
自動給電切換非常時設定

1((ネットワーク

使用する

その他の項目使用しない

設定情報（詳細）
ホーム
ホーム
ム

運転停止

③ 設定を変更する
設定したい項目をタッチします。
◀／▶をタッチすると、時間などが変更できます。

■例：設定変更の画面
設定情報（詳細）
現在日時

03 月01 日 12: 00
2016/03/01

画面 明るさ

12: 005分

画面オ フ 時間操作音

④ 設定を確定する[ 確定 ] をタッチする。

10

③

1((
5

アンペアブ レーカ値

制限なし

太陽光余剰分売電

する

確定※アンペアブレーカ値、太陽光余剰分売電の状態が表示されますが、値はお客様では変更できま
せん。

②

キャンセル
ンセル

④

（次ページに続く）

27

室内リモコンのタッチパネルや操作音の設定を変える つづき⑤ 変更した設定を保存する[ はい ] をタッチします。

設定情報（詳細）設定を確定しますか？

はい
はい

いいえ

⑤

⑥ ホーム画面に戻る[ ホーム ] をタッチします。

設 定情報
運 転 モード

03 月01日 12:00
自動手動

経 済 モード

設定

非常時設定
ネットワークその他の項目
運転停止

自動給電切換
1((
使用する

使用しない

設定情報（詳細）
ホーム
ホーム
ム

⑥

画面オフ時間（分）タッチパネルを操作していない場合に、画面がオフ※するまでの時間（1 〜10 分）を設定できます。

操作音

画面操作音を ON/OFF 設定できます。

画面明るさ

タッチパネルが見づらいと感じたとき、お部屋の明るさに合わせて、タッチ
パネルの明るさを 10 段階で設定できます。

アンペアブレーカ値

契約アンペアに従って設置時に設定された値が表示されます。
制限値は 20 A・30 A・40 A・50 A・60 A・制限なし となります。
蓄電池が充電時に設定された値の電流を超えないように制御します。

太陽光余剰分売電契約に従って設置時、もしくは契約変更後に施工業者に依頼して設定された状態（する／しない）が表示されます。太陽光発電パネルで発電した電力の売電可否を表します。

※ 画面がオフした場合、タッチパネルにタッチすると画面が表示されます。

28

ネットワークの設定をする
見守りサービスを利用する場合、インターネットに接続するため、IP アドレスおよび DNS サーバーの設定をしてください。
ネットワークの環境が無い状態でネットワークの設定を有効にした場合、IP アドレス等設定が間違っている場合、点検コード「BC551」が表示されます。その場合、ネットワークの設定を見直してください。
● 出荷時はネットワークの設定が、「使用しない」になっています。
● 無線 LAN を利用する際には、無線 LAN アダプタ（無線 LAN 子機）が必要になります。
対応無線 LAN アダプタは、「planex 社製 GW-450D KATANA」「planex 社製 GW-450D2」、、「planex
社製 GW-450S」、「Buﬀalo 社製 WI-U2-433DM」、「Buﬀalo 社製 WI-U2-433DMS」、「I-O DATA
社製 WN-AC433UK」です。
■ ネットワークを使用する場合（有線）① 設定情報画面に切り替える[ 設定 ] をタッチします。

3 月 1 日 1 

経済モード運転中

3.3 kW② ネットワークを「使用する」を選択する[ 使用する ] をタッチします。

登録設定＜＜＜ 放電

グラフ

画面オフ

設 定情報

1.0kW
①

設定

お知らせ

50 %

03 月01日 12:00

運 転 モード自動手動

経 済 モード
自動給電切換非常時設定

1((ネットワーク

使用しない

使用する

その他の項目

ホーム
ホーム
ム

運転停止

③ IP アドレスの設定方法を選択する
有線 LAN が選択されていることを確認して、[ 自動設定 ]、[ 手動設定 ] を選びタッチします。（有線 LAN が選択されていない場合は [ 有線 LAN]をタッチします。）②

設定情報（詳細）

ネットワーク設定
有線 / 無線選択

有線 LAN

無線 LAN

IP アドレス設定

自動設定

手動設定

PROXY 設定ONOFF

● [ 自動設定 ] を選んだ場合は手順⑤の操作を行ってください。

通信状態

確定

③

キャンセル
キ ンセル

● [ 手動設定 ] を選んだ場合は手順④の操作を行ってください。
④ 各項目を入力する
各項目の箇所をタッチすると、キーボードが表示され入力できます。
確定時には [ 決定 ] をタッチします。

■例：IP アドレス手動設定の画面
I P v 4 アドレス設定
IP アドレス

192.168.1.203

サブネットマスク255.255.255.0

デフォルトゲートウェイ

192.168.1.1

優先 DNS

192.168.1.1

代替 DNS

192.168.1.1

決定

④

キャンセル
ンセル

（次ページに続く）

29

ネットワークの設定をする つづき⑤ PROXY 設定を選択する※通常は設定していただく必要はありません。
● [ON] を選んだ場合は手順⑥の操作を行ってください。
● [OFF] を選んだ場合は手順⑦の操作を行ってください。

ネットワーク設定
有線 / 無線選択

有線 LAN

無線 LAN

IP アドレス設定

自動設定

手動設定

PROXY 設定

ON

OFF

通信状態

⑥ 各項目を入力する
各項目の箇所をタッチすると、キーボードが表示され入力できます。
確定時には [ 決定 ] をタッチします。

確定

⑤

キャンセル
キ ンセル

■例：PROXY 設定の画面
P R O X Y 設定
PROXY アドレス

⑥

0

ポート番号

設定
キャンセル
ンセル

決定

⑦ 設定を確定する[ 確定 ] をタッチします。
確定してよいか確認メッセージが表示されますので、[ はい ] をタッチします。

ネットワーク設定
有線 / 無線選択

有線 LAN

無線 LAN

IP アドレス設定

自動設定

手動設定

PROXY 設定

ON

OFF

通信状態

確定

キャンセル
キャンセル

⑦

■ ネットワークを使用する場合（無線）※ 無線 LAN アダプタ
（無線 LAN 子機）が室内リモコンに接続されていないと、無線 LAN は選択できません。
無線 LAN アダプタを室内リモコン底面にある USB ポート（☞ 61 ページ）に接続してください。
① 設定情報画面に切り替える[ 設定 ] をタッチします。

3 月 1 日 1 

経済モード運転中

3.3 kW

お知らせ

登録

設定

50 %

＜＜＜ 放電

グラフ

画面オフ

1.0kW
①

（次ページに続く）

30

② ネットワークを「使用する」を選択する[ 使用する ] をタッチします。

設 定情報

03 月01日 12:00

運 転 モード自動手動

経 済 モード
自動給電切換非常時設定

1((ネットワーク

使用しない

使用する

その他の項目

設定情報（詳細）
ホーム
ホーム
ム

運転停止

③ 無線 LAN を選択する[ 無線 LAN] をタッチします。

ネットワーク設定
有線 / 無線選択

有線 LAN

無線 LAN

IP アドレス設定

自動設定

手動設定

PROXY 設定ONOFF

● [ 検索 ] を選んだ場合、使用する無線 LAN ルー
ターの SSID を選択してください。また、ルーターで設定されている暗号化方式の選択、およびパスワード（セキュリティーキー）の入力を行ってください。パスワードは、その箇所をタッチするとキーボードが表示され入力できます。
● [ 手動 ] を選んだ場合、使用する無線 LAN ルー
ターの SSID の入力、ルーターで設定されている暗号化方式の選択、およびパスワード（セキュリティーキー）の入力を行ってください。
入力項目は、その箇所をタッチするとキーボードが表示され入力できます。

確定

キャンセル
キ ンセル

■例：無線 LAN 設定の画面
無線 LAN 設定
SSID

検索

④

手動

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
WEP

暗号化
パスワード

キャンセル
ンセル

確定

無線 LAN 設定
SSID

౨ኧ

④

৖ѣ

none

暗号化
パスワード

確定時には [ 決定 ] をタッチします。

⑤ 設定を確定する[ 確定 ] をタッチします。
確定してよいか確認メッセージが表示されますので、[ はい ] をタッチします。

③

設定

通信状態

④ 各項目を入力する

②

確定

キャンセル
ンセル

ネットワーク設定
有線 / 無線選択

有線 LAN

無線 LAN

IP アドレス設定

自動設定

手動設定

PROXY 設定

ON

OFF

通信状態

確定

キャンセル
キ ンセル

⑤

（次ページに続く）
31

ネットワークの設定をする つづき■ ネットワークを使用しない場合① 設定情報画面に切り替える[ 設定 ] をタッチします。

3 月 1 日 1 

経済モード運転中

3.3 kW

お知らせ② ネットワークを「使用しない」を選択する[ 使用しない ] をタッチします。

登録

設定

50 %

＜＜＜ 放電

グラフ

画面オフ

設 定情報

1.0kW
①

03 月01日 12:00

運 転 モード自動手動

経 済 モード
自動給電切換

非常時設定

1((

設定

ネットワーク

使用する

その他の項目使用しない

設定情報（詳細）
ホーム
ホーム
ム

運転停止

③ 設定を確定する[ はい ] をタッチします。

②

設定情報
ネットワークを使用しない設定にしますか？

はい
はい

いいえ

③

④ ホーム画面に戻る[ ホーム ] をタッチします。

設 定情報
運 転 モード

03 月01日 12:00
自動手動

経 済 モード
非常時設定
ネットワークその他の項目運転停止

32

自動給電切換
1((
使用する

使用しない

設定情報（詳細）
ホーム
ホーム
ム

④

ネットワーク接続の通信状態を確認する
ネットワーク接続の通信状態を確認できます。
① 設定情報画面に切り替える[ 設定 ] をタッチします。

3 月 1 日 1 

経済モード運転中

3.3 kW

お知らせ② ネットワークを「使用する」を選択する[ 使用する ] をタッチします。

登録

設定

50 %

＜＜＜ 放電

グラフ

画面オフ

設 定情報

1.0kW
①

03 月01日 12:00

運 転 モード自動手動

経 済 モード
自動給電切換

非常時設定

1((
使用する

その他の項目②

設定情報（詳細）
ホーム
ホーム
ム

運転停止

③ ネットワーク設定の「通信状態」を選択する[ 通信状態 ] をタッチします。

使用しない

設定

ネットワークネットワーク設定
有線 / 無線選択

有線 LAN

無線 LAN

IP アドレス設定

自動設定

手動設定

PROXY 設定

ON

OFF

通信状態

確定

キャンセル
キ ンセル

③

（次ページに続く）

33

ネットワーク接続の通信状態を確認する つづき④ 通信状態を確認する● [OK] の場合
ネットワークに接続できています。
[ 戻る ] をタッチし、ネットワーク設定画面に戻ります。
● [ 確認中 ] の場合
ネットワーク接続を確認しています。
少しお待ちください。

■例：通信状態確認の画面
通信状態
ルーター接続 OK 12:00
NTP 接続OK 12:00
見守り接続④

OK 12:00

I P アドレス設定： 自動設定IP アドレス： 192.168.1.203： 255.255.254.0

サブネットマスク
更新

戻る● [NG] の場合[ 更新 ] をタッチして、再度通信状態を確認してください。それでも [ ＮＧ ] の場合は [ 戻る ]をタッチし、ネットワーク配線、ルータ設定、室内リモコンのネットワーク設定を確認して
ください。
設定

ネットワーク設定の確認は、「ネットワークの設定をする」（☞ 29 ページ）を参照ください。
※ [OK] または [NG] の場合、確認時刻も表示されます。

ネットワーク設定
有線 / 無線選択

有線 LAN

無線 LAN

IP アドレス設定

自動設定

手動設定

PROXY 設定

ON

OFF

通信状態

確定

キャンセル
キ ンセル

⑤

※ NTP：Network Time Protocol（ネットワー
ク・タイム・プロトコル）
ネットワークに接続される機器において、機器が持つ時計を正しい時刻へ同期するための通信プロトコル⑤ 設定情報画面に戻る
ネットワーク設定画面上で [ キャンセル ] をタッチします。
⑥ ホーム画面に戻る
設定情報画面上で [ ホーム ] をタッチします。

設 定情報
運 転 モード

03 月01日 12:00
自動手動

経 済 モード
非常時設定
ネットワークその他の項目運転停止

34

自動給電切換
1((
使用する

使用しない

設定情報（詳細）
ホーム
ホーム
ム

⑥

日時の設定現在日時の設定ができます。
① 設定情報画面に切り替える[ 設定 ] をタッチします。

 月 1 日 1 

経済モード運転中

3.3 kW

登録

お知らせ

設定

50 %

＜＜＜ 放電

グラフ

画面オフ

1.0kW

①

② 設定情報（詳細）に切り替える[ 設定情報（詳細）] をタッチします。

設 定情報

03 月01日 12:00

運 転 モード自動手動

経 済 モード
自動給電切換1((

ネットワーク

使用しない

使用する

その他の項目

設定情報（詳細）■例：設定情報（詳細）の画面
設定情報（詳細）

03 月01 日 12: 00
2016/03/01

現在日時

10

操作音

1((
5

画面 明るさアンペアブ レーカ値

制限なし

太陽光余剰分売電

する

確定

キャンセル
ンセル

■例：現在日時入力設定の画面
現在日時
2016

⑤ 日時を入力する（24 時間表示）
数字キーをタッチすると、新しい日時が入力されます。
←／→をタッチすると、カーソルが移動します。
カーソルがある位置で [ 消去 ] をタッチして入力数字を消すことができます。
[ キャンセル ] をタッチすると設定情報（詳細）画面に戻ります。

③

12: 005分

画面オ フ 時間

④ 変更日時を選択する
変更したい日時をタッチします。

②

ホーム
ホーム
ム

運転停止

③ 日時設定画面に切り替える[ 日時 ] をタッチします。

設定

非常時設定

7

年 03 月 01 日

8

9

4

5

6

1

2

3

0

.

←

12 時 00

分

④

消去

確定

→

⑥

キャンセル

⑤

⑥ 変更した設定を決定する[ 確定 ] をタッチします。
（次ページに続く）
35

日時の設定 つづき⑦ 設定を確定する[ 確定 ] をタッチします。

■例：設定情報（詳細）の画面
設定情報（詳細）

03 月01 日 12: 00
2016/03/01

現在日時

12: 005分

画面オ フ 時間
10

操作音

1((
5

画面 明るさアンペアブ レーカ値

制限なし

太陽光余剰分売電

する

キャンセル
ンセル

確定

⑦

⑧ 設定を保存する[ はい ] をタッチします。

設定情報（詳細）設定を確定しますか？

設定
はい
はい

いいえ

⑧

⑨ ホーム画面に戻る[ ホーム ] をタッチします。

設 定情報
運 転 モード

03 月01日 12:00
自動手動

経 済 モード
非常時設定
ネットワークその他の項目
運転停止

自動給電切換
1((
使用する

使用しない

設定情報（詳細）
ホーム
ホーム
ム

⑨

● 現在時刻は長年使用されると進みや遅れが生じることがあります。定期的に修正することをお勧めします。現在時刻に進みや遅れが生じると、割高な電気料金で充電を行ってしまう等の可能性があります。

36

こんなときはブザーが鳴ったときブザーが鳴ったときは、室内リモコンの画面に表示されたメッセージおよび「点検コードが表示された
とき」（☞ 43 ページ）の処置に従ってください。

機器から発生する音について以下の音は本製品の異常ではありません。
ジィージィー音

チリチリ音

製品内部の回路が動作するときに発生する音です。

チャリチャリ音
カチャ音

製品内部の機械部分が動作するときに発生する音です。
（運転開始時と、停止時に発生します）

ブーン音

ファンの音です。

● 聴覚感度が高い方にとって、運転時の高周波音は不快に感じる場合がありますが異常ではありません。

アンペアブレーカが頻繁に落ちる場合
お買い上げの販売会社へご連絡ください。

契約電力を変更する場合
アンペアブレーカの容量を変更する場合は、お買い上げの販売会社へご連絡ください。

接続している家電製品を減らしてください。

非常時兼用コンセントが使用できない場合● ブレーカが落ちていないか確認してください。ブレーカが落ちている場合は、ブレーカを上げてください。
● 室内リモコンに点検コードが表示されている場合は、メッセージおよび「点検コードが表示されたとき」( ☞ 43 ページ）の処置に従ってください。
● 切替スイッチが「蓄電」側であることを確認してください。「系統」側の場合は「蓄電」側に変更してください。
●「停電時に蓄電池残量がゼロになってしまった場合」（☞ 38 ページ）を参照してください。太陽光発電がなく、蓄電池残量がゼロの場合は、非常時兼用コンセントを利用することはできません。
● 上記要因でない場合、故障の可能性があります。お買い上げの販売会社へご連絡ください。

点検とアフターサービス

非常時兼用コンセントのブレーカが頻繁に落ちる場合

室内リモコンの画面が表示されない場合
室内リモコンが故障している可能性があります。お買い上げの販売会社へご連絡ください。
停電時、太陽光発電がなく、蓄電池残量がゼロの場合は、室内リモコンの画面は表示されません。
蓄電池残量を確認してください。ゼロの場合、「停電時蓄電池残量がゼロになってしまった場合」（☞ 38 ページ）の処置を行っても室内リモコンが表示されない場合は、お買い上げの販売会社へご連絡ください。

37こんなときは つづき100％まで充電できない場合● 充電時間帯に他の家電製品（電気温水器、床暖房など）を多く使っている場合、電力契約によっては、充電できる電力が不足し、100% まで充電できない場合があります。その場合は、電力契約の見直しなどについて、お買い上げの販売会社にご相談ください。
● 充電時間が短い場合、100% まで充電できない場合があります。「充放電時間を設定する」( ☞ 25 ページ ) を参照してください。

停電時に充放電できない場合
蓄電池ユニットの「非常時運転モード」が「強制充電設定」になっている場合、蓄電池ユニットから放電することはできません。「自動給電切換設定」に設定してください。

停電時に蓄電池残量がゼロになってしまった場合
夜間など太陽光発電による電力が無い状態で停電になり、停電時に蓄電池残量がゼロになってしまった場合には、蓄電システムが停止します。その場合、室内リモコンの画面は真っ暗になり、画面をタッチしても何も表示されません。停電状態から復電したら、下記の操作を行ってください。
太陽光発電の自立運転が可能な場合「停電時の使い方（自立運転）」( ☞ 13 ページ）と同様に特別な操作は必要ありません。太陽光発電
から蓄電ユニットに電力が供給されると、室内リモコンに電源が入ります。

点検とアフターサービス

1. 太陽光発電から蓄電ユニットに電力が供給されると、室内リモコンが操作できるようになりますが、
下記の点検コード「BF404」が表示されますので、①［非表示］をタッチして、メッセージを閉じてください。
2.「非常時（停電時）の設定をする」( ☞ 22 ページ）の非常時設定を「自動給電切換設定」あるいは「強制充電設定」にしてください。
※「強制充電設定」のあいだは、非常時兼用コンセントには一切電気が供給されませんが、蓄電池残量がゼロのため、十分な電力が充電できるよう、可能な限り「強制充電設定」を選択してください。
※ 室内リモコンにそのほかの点検コードが表示された場合には、「点検コードが表示されたとき」（☞ 43 ページ）の処置に従ってください。
点検 コ ード$(

充電をお願い します
蓄電池の電圧が低下して い ます。
蓄電池保護のため、運転モードを充電に設定 し、 至急充電して く ださ い。

非表示①

・ 停電状態から復電し、上記の点検コード「BF404」が表示された場合には、下記の操作を行ってください。
1. ① [ 非表示 ] をタッチして、メッセージを閉じてください。
2.「運転モードを選ぶ」( ☞ 18 ページ）に従い、「充電」を選択し、十分に充電を行ってください。
「充電」に設定しない場合でも、「経済モード」、「グリーンモード」が設定されていれば、充電時間帯に自動で充電を行います。
・ 停電状態から復電し、下記の点検コード「BF517」が表示された場合には、メッセージに従って、現在日時を設定してください。
1. 日時設定の画面に切り替える① [ 非表示 ] をタッチして、メッセージを閉
じてください。
2.「日時の設定」( ☞ 35 ページ）に従い、日時の設定を行ってください。

点検 コ ード$(

日時設定をお願い します
停電のため日時の設定がク リ アされ ました。
非表示を 押 してメッセージを閉じ、日時の再設定を して く ださ い。

非表示

38

①

長期不在の場合● 長期不在にする場合は、運転モードを「経済モード」、「グリーンモード」、「充電」のいずれかに設定し、蓄電用分電盤の「蓄電システム用ブレーカ」と住宅用分電盤の「契約ブレーカ」は「ON」の状態で維持してください。
※ 非常時兼用コンセントに接続されている家電製品を含め、家電製品に電気を供給したくない場合は、住宅用分電盤内の「主幹ブレーカ」を「OFF」に、「切替スイッチ」を「蓄電」側から「系統」側に切り替えてください。
分電盤、ブレーカの配置例
主幹漏電ブレーカは各機器のブレーカの隣に配置しています。

契約ブレーカ

主幹漏電ブレーカ

ブレーカ「OFF」にしてもよい箇所

切替
スイッチ

蓄電
蓄電システム用ブレーカ

点検とアフターサービス

系統● 蓄電システム用ブレーカ、契約ブレーカを「OFF」にする場合は、運転停止作業をした上で２週間以内
としてください。
※ 蓄電システム用ブレーカ、契約ブレーカを「OFF」の状態で、２週間を超えて放置されると、蓄電池残量が減り、過放電となるため、蓄電池が使用できなくなる可能性があります。

39

こんなときは つづき蓄電システムを停止させる場合● 分電盤内あるいは横の非常時兼用コンセント用の切替スイッチを「系統」側にしてください。
※ 蓄電システムが停止すると、非常時兼用コンセントには給電されません。必ず、「系統」側に切り替えを行ってください。なお、切り替え時に非常時兼用コンセントに接続された家電製品への給電が一瞬、遮断されますので家電製品の電源を OFF にしてから切り替えを行ってください。
スイッチを上にあげて、「系統」側に切り替える。
系統

蓄 電※ 故障時以外は、契約ブレーカ、主幹漏電ブレーカおよび、蓄電システム用ブレーカを「OFF」にしないでください。長期間放置されると蓄電池が充電されないため、使用できなくなる可能性があります。蓄電システム用ブレーカを「OFF」にしたまま、長期間放置される場合は、お買い上げの販売会社にご連絡くだ
さい。

切替スイッチ

室内リモコンから蓄電システムを停止するには、下記の手順で行います。
① 設定情報画面に切り替える[ 設定 ] をタッチします。

 月 1 日 1 

経済モード運転中

3.3 kW

点検とアフターサービス

お知らせ② 運転停止を選択する[ 運転停止 ] をタッチします。

登録

設定

50 %

＜＜＜ 放電

グラフ

画面オフ

設 定情報

1.0kW
①

03 月01日 12:00

運 転 モード

自動手動

自動給電切換非常時設定

1((ネットワーク

使用する

その他の項目使用しない

設定情報（詳細）
ホーム
ホーム
ム

運転停止

②

③ 運転停止を確定する[ はい ] をタッチします。

運転停止
運転を停止しますか？

はい
はい

③

40

いいえ

（次ページに続く）

④ 室内リモコンを OFF にするメッセージに従い、室内リモコンのスライ
ドスイッチを OFF にします。
※運転停止しない場合は [ 戻る ] をタッチし
ます。

停止処理
蓄電システムの電源を切る場合は、リモコンのスライドスイッチを 1(( してください。
その後、画面のメッセージに従って蓄電システム用ブレーカを 1(( にしてください。
蓄電システムの電源を切らない場合は、「戻る」を押してください。

戻る④⑤ ブレーカを OFF にする
室内リモコンの画面が消えた後に蓄電シス
テム用ブレーカを OFF にします。（分電盤
内に「蓄電システム用ブレーカ」のシールが貼ってあります。）

蓄電シス
蓄電
蓄電システムの停止処理中です。
シス
ス テム
ム の停
停 止処
止 処 理中
中 です。
です
す。
このメ
このメッセージ画面が消えたら
のメ
メ ッセー
ッセ
セ ジ
ジ画面
画面 が消えが消えたらたらたら
蓄 シ ステム
蓄電
蓄電シ
ス テム 用ブレ
用ブ
ブレ ーカ
ーカを
カを切って
カを
切ってく
切って
って くださく ださ
さ い。
い
蓄電システム用ブレーカを切ってください。

蓄電システムを起動させる場合停止した蓄電システムを起動するには、以下の手順で行います。

蓄電リモ
蓄電
蓄電リモコン起動中です。
リモ
モ コン
コ 起動
動 中で
中 です。
す
す。

点検とアフターサービス① 分電盤内のブレーカを「ON」、室内リモコ
ンを「ON」にする
蓄電システム用ブレーカを「ON」にした
あと、室内リモコンのスライドスイッチを「ON」にします。

し ば らくしば
しばらくお待ちください。
らくお
お 待 ちく
お待
ち ださ
さ い。
い
（こ
この画面中は電源を切らないでください
の画面
画面中は電
中は電
中
は電
電 源を切
源を
を切 らないな いでくだ
でください
でく
でくだ
さい ）
さい

※右の画面表示中は室内リモコンの電源を切らないでください。

② 設定情報画面に切り替える[ 設定 ] をタッチします。

■例：運転停止中のホーム画面
03 月 01 日 12: 00

停止中

0.0 kW
50 %

お知らせ

登録

設定

グラフ

0.0kW
画面オフ

②

（次ページに続く）

41

こんなときは つづき③ 運転開始を選択する[ 運転開始 ] をタッチします。

設 定情報

03 月01日 12:00

運 転 モード自動手動

経 済 モード
自動給電切 換

非常時設定

1((

ネットワーク

使用する

その他の項目使用しない

設定情報（詳細）
ホーム
ホーム
ム

運転開始

③

④ 運転開始を確定する[ はい ] をタッチします。

運転開始
運転を開始しますか？
前回設定していた運転モードで運転を開始します。

はい
はい

いいえ

④

点検とアフターサービス⑤ ホーム画面に戻る[ ホーム ] をタッチします。
その後、分電盤内あるいは横の非常時兼用
コンセント用の切替スイッチを「蓄電」側に切り替えます。
なお、切り替え時に非常時兼用コンセントに接続された家電製品への給電が一瞬、遮断されますので家電製品の電源を OFF にしてから切り替えを行ってください。

設 定情報
運 転 モード

03 月01日 12:00
自動手動

経 済 モード
非常時設定
ネットワークその他の項目
運転停止

自動給電切換
1((
使用する

使用しない

設定情報（詳細）
ホーム
ホーム
ム

⑤

風水害または地震時の対応
風水害時に水没のおそれがあるときは、あらかじめ蓄電システムの運転を停止（☞ 40 ページ）させて蓄電システム用ブレーカを「OFF」※にしてください。
また、水没した場合には、蓄電システムを停止させて蓄電システム用ブレーカを「OFF」にした状態で販売会社までご連絡ください。
地震の場合は、被害状況に応じて、販売会社までご連絡ください。
また、蓄電ユニットが転倒した場合には、蓄電システムを停止させて蓄電システム用ブレーカを「OFF」にした状態で販売会社までご連絡ください。
※ 蓄電システム用ブレーカを「OFF」にした場合は、必ず、切替スイッチを「系統」側にしてください。
蓄電システムの運転再開時に、点検コード「BF517」が表示された場合には、メッセージに従って、現在日時を設定してください。

42

点検コードが表示されたとき
点検コードが表示されたときは、次の表に従って処置してください。弊社専用ダイヤルもしくは、お買い上げの販売会社に連絡していただく際には、画面に表示される機種名、製造番号、点検コードもご連絡ください。
■例：点検コードの画面
点検 コ ード$'

蓄電システムが安全のため自動停止しました。
電気機器に異常の無い事を確認し、下のボタンで再起動してください。
自動停止を繰り返す場合は、取扱説明書に記載されたお問い合わせ先へご連絡 ください。
'55*.
機種名:'%9#7
製造番号:[ 再起動 ] をタッチすると、蓄電システムを再起動します。
消音

再起動

非表示

[ 非表示 ] をタッチすると、30 秒間点検コードを非表示にします。
[ 消音 ] をタッチすると、ブザー音が止まります。

※ 点検コードが出た状態で放置しないでください。
過放電の状態となり、電池交換（有償）となることがあります。

■ 点検コードの内容と処置
点検コード
充放電時刻重複充放電時刻が重複 または開始時刻と終了時刻が重複しているため設定できません。

処置
時間帯の重複がないように再設定
してください。
（☞ 25 ページ）

点検コード BExxx
自動停止を繰り返す場合は、お蓄電システムが安全のため自動停止しました。
買い上げの販売会社 にご連絡く
電気機器に異常の無い事を確認し、下のボタンで再起動してください。
ださい。
自動停止を繰り返す場合は、取扱説明書に記載されたお問い合わせ先へご連絡ください。
点検コード BE202
蓄電システムが安全のため自動停止しました。
電気機器に異常の無い事を確認し、下のボタンで再起動してください。
自動停止を繰り返す場合は、取扱説明書に記載されたお問い合わせ先へご連絡ください。

点検コード BFxxx
蓄電システムが自動停止しました。
安全確認後、自動的に復帰します。
自動停止を繰り返す場合は、取扱説明書に記載されたお問い合わせ先へご連絡ください。
点検コード BF517
日時設定をお願いします
停電のため日時の設定がクリアされました。
非表示を押してメッセージを閉じ、日時の再設定をしてください。

自動停止を繰り返す場合は、お買い上げの販売会社 にご連絡ください。

点検とアフターサービス

点検コード BE203
非常時兼用出力電力オーバー
非常時兼用コンセント / スイッチの接続機器が規定電力を超えたため、給電を停止しました。
接続機器を減らした後、再起動を押して蓄電システムを再起動してください。
掃除機、電子レンジ、ドライヤー等、消費電力の大きな機器の使用は避けてください。

掃除機、電子レンジ、ドライヤー、ヒーター等、消費電力の大きい機器のご使用はお控えください。

メッセージに従い、日時設定を行ってください。
（☞ 35 ページ）

点検コード BF550
自動停止を繰り返す場合は、お蓄電システムが自動停止しました。
買い上げの販売会社にご連絡く
安全確認後、自動的に復帰します。
ださい。
自動停止を繰り返す場合は、取扱説明書に記載されたお問い合わせ先へご連絡ください。

点検コード BC567
出力制御用の日時の設定がクリアされました。
• インターネットがご利用できることを確認してください。
• リモコンのスライドスイッチの OFF → ON 操作を行ってください。
• 再びこの画面が出る場合はサービスマン対応が必要なため、取扱説明書に記載されたお問い合わせ先へご連絡ください。

インターネットがご利用できることが確認され、リモコンのス
ライドスイッチの OFF → ON
操作を実施後も、再度この画面が出る場合は、お買い上げの販
売会社にご連絡ください。

■ 温度による動作について
本体内の温度センサーが、− 20 ℃未満または +55 ℃以上を感知すると、室内リモコンに下記メッセー
ジが表示され、ブザー音が鳴ります。
「点検コード BF405 蓄電システムが自動停止しました。安全確認後、自動的に復帰します。自動停止を繰り返す場合は取扱説明書に記載されたお問い合わせ先へご連絡ください。」
エラー解除等の操作の必要はありません。
− 15 ℃以上または +50 ℃未満になると自動的に復帰します。

43

点検コードが表示されたとき つづき● 停電時あるいは復電時に下記のメッセージが表示されたときには、「停電時に蓄電池残量がゼロになってしまった場合」( ☞ 38 ページ ) に従い、充電を行ってください。
「点検コード BF404 充電をお願いします 蓄電池の電圧が低下しています。蓄電池保護のため、運転モードを「充電」に設定し、至急充電してください。」

お知らせの内容■例：お知らせの画面
お知らせ

06 月01 日 12:00

お知らせの内容の文字数が多い場合は、画面右側に▼／▲とその間

点検コード : $%
蓄電池メンテナンスのお知らせ

2016/06/01 12:00に■が表示されます。▼／▲をタッチすると、表示内容を上下に移蓄電システムの性能維持のため定期的な自動メンテナンスを実行しています。
実行中は、通常とは異なる運転をおこないますが、終了するまで、そのままお待ちください。終了後は、自動的に通常の運転リスト
リスト動させることができます。また■をタッチしながら上下に移動させると、すばやく表示内容を上下に移動させることができます。
※ お知らせ以外でも画面右側に▼／▲と■が表示された場合は、同じ操作方法になります。

前へお知らせを確認（16 ページ）した場合のリモコンメッセージの内容は、43 ページの点検コード以外に以下の内容があります。
お知らせ

点検とアフターサービス
44

リモコンメッセージ

内容

点検コード BC096
運転停止中運転が停止されました。

蓄電システムが停止となった場合に記録されます。

点検コード BC097
蓄電池メンテナンスのお知らせ
蓄電システムの性能維持のため定期的な自動メンテナンスを実行しています。
実行中は、通常とは異なる運転をおこないますが、終了するまで、そのままお待ちください。終了後は、自動的に通常の運転モードに戻ります。

自動メンテナンス実行時に記録されます。
メンテナンスモードについては 46 ページを参照してください。

点検コード BC417
蓄電システム点検
蓄電システムの点検が必要です。
取扱説明書に記載されたお問い合わせ先へお早めにご連絡ください。

蓄電池の充電可能容量が 50 % を下回った場
合に記録されます。
そのままご利用可能ですが、保証書記載内容を満たしている場合、無償交換を行います。
お買い上げの販売会社にご連絡ください。

点検コード BC551 もしくは BC562
ネットワーク通信に障害が発生しております。
ネットワーク配線、ルータ設定等をご確認ください。
この点検メッセージが続く場合は、取扱説明書の説明に従って本リモコンをリセットしてください。

ネットワーク通信に障害がある場合に記録されます。
ネットワーク配線、ルータ設定、室内リモコ
ンのネットワーク設定を確認してください。

点検コード BC554
リモコンのソフトウェアを更新しました。

インターネット経由で室内リモコンのソフト
ウェアが更新された場合に記録されます。
そのままご利用ください。

点検コード BC094
パワーコンディショナのソフトウェアを更新しました。

インターネット経由でパワーコンディショナのソフトウェアが更新された場合に記録されます。そのままご利用ください。

点検コード BC556
リモコンをシャットダウンしました。

室内リモコンの電源スイッチを「OFF」に設定した場合に記録されます。

点検コード BE000
お知らせが解除されました。

お知らせが必要な状態から、お知らせの無い状態に移行した場合に記録されます。

放電中の動作について
電力会社との取り決め※ 1 により、蓄電システムは放電中であっても微量電力を買電しています。※ 2※ 1 太陽光発電システムと異なり、送電線へ電力を逆流させない決まりとなっています。
※ 2 負荷容量が 100 W 未満の場合および負荷容量と太陽光発電容量が均等になる場合、室内リモコンの表示が放電と待機で繰り返し切り替わることがあります。

室内リモコンのリセット● 室内リモコンのマイコンをリセットすることができます。室内リモコンが動かなくなったときにのみ、
以下の手順で行ってください。

＜＜＜ 放電① 室内リモコンの左側面にある電源スイッチを OFF にしてください。数秒で室内リモコンが OFF 状態になった場合には、リセットボタンを押す必要はありません。
② ①において電源が OFF にならなかった場合には、電源スイッチを OFF のままでペン先などでリセットボタン
を押してください。

1.0kW

リセット後、電源スイッチを ON にしてください。

画面オフ
画面オフ

※ 電源スイッチが OFF のとき、蓄電システムは運転を停止します。

3 月 1 日 1 

3.3 kW
50 %

設定

ᨗήႆᩓ

グラフ

ᐯᇌᢃ᠃

ໜ౨

ἼἍἕἚ

点検とアフターサービス

ペン先などでリセットボタンを押す

45

蓄電池のメンテナンスモードについて● メンテナンスモードとは、蓄電池を自動的に点検するモードです。
蓄電システムの性能維持のために、年 1 回（６月）自動でメンテナンスモードを実行します。
メンテナンスモード実行時に [ お知らせ ] をタッチすると、室内リモコンに内容が表示されます。
■例：メンテナンスモード運転中のホーム画面
メンテナンスモード運転中■例：お知らせの画面
お知らせ

06 月01 日 12:00

06 月01 日 12 :00

2016/06/01 12:00

3.3 kW<<< 放電

お知らせ

登録

設定

点検コード : $%

蓄電池メンテナンスのお知らせ

50% 1.0kw

蓄電システムの性能維持のため定期的な自動メンテナンスを実行しています。
実行中は、通常とは異なる運転をおこないますが、終了するまで、そのままお待ちください。終了後は、自動的に通常の運転

グラフ

リスト
リスト

画面オフ

前へ

「充放電時間を設定する」（☞ 25 ページ）で設定されている充電時間帯に充電を行い、その後、設定している通常運転モードで、時間帯に関係なく、蓄電池から放電を行います。メンテナンスモード終了後は、
通常モードに戻ります。
※ 電池性能維持のため、メンテナンスモードの画面が現れたら、メンテナンスモードが終了し通常モードの画面に変わるまで、モード変更の操作はお控えください。
※ メンテナンスモード実行中も、普段と同じように、家電製品をお使いいただけます。
※ メンテナンスモード実行中も、運転モード「放電」・「充電」への変更は可能です。（メンテナンスモード
はキャンセルされます）※ メンテナンスモード実行中は、お客様の意図しない動作をすることがあります。

点検とアフターサービス※ メンテナンスモードでは、蓄電池残量 100 % まで充電した後、0 % まで放電を行います。
そのため、家庭内負荷 1000 W ご使用の場合、メンテナンスモードに要する目安時間は 11 時間程度となります。
※ 11 回連続してメンテナンスモードがキャンセルされると、9 月に再実行されます。

キャンセルされる条件• 運転モード「放電」、「充電」に変更した場合• 停電発生時• 点検コード発生時（BExxx もしくは BFxxx）• 蓄電池温度が 10 ℃未満または 50 ℃以上になった場合※メンテナンスモードが連続してキャンセルされると、性能が維持できず動作しなくなる場合があります。
お知らせ

06 月01 日 12:00

2016/06/01 12:00
蓄電システム点検

点検コード : $%

蓄電システムの点検が必要です。
取扱説明書に記載されたお問い合わせ先へ
お早めにご連絡ください。
'55*.
機種名:'%9#7
製造番 号
:

リスト
リスト

※ [ お知らせ ] をタッチして左のメッセージが表示された場合には、お買い上げの販売会社にご連絡ください。

前へ※ ご家庭の消費電力量が少ない場合は、メンテナンスモードが終了するまで数日かかることがあります。
※ メンテナンスモード時は蓄電池の性能を維持するために、約 100 W 以上の一般家庭負荷の接続が必要となります。

46

ソフトウェアの更新
お持ちの蓄電システムにおきまして、ソフトウェアの更新が必要な場合、ソフトウェア更新画面が表示されます。画面の指示に従って操作し、必ず更新してください。
※ 更新開始画面はソフトウェアの内容に従って適宜、下記の説明画面例と異なります。

● 更新を行う場合■例：ソフトウェア更新の画面① [ 更新開始 ] をタッチして、更新を開始してください。

ソフトウェア更新※ 更新内容によっては、本画面を表示せず自動的に更新が始まる場合があります。

蓄電システムのソフトウェアを更新してください。
「更新開始」を押すと今すぐ更新を開始します。
※ソフトウェアの更新には、最大＊＊分程度かかります。
更新中は蓄電システムの充放電および発電が停止します。
更新内容を確認する場合は、下にスクロールして確認してください。

①② 更新中の画面が表示されますので、そのままお待ちください。
※ 更新作業が終了後、自動的に室内リモコンが再起動します。

②

更新開始

後で更新

ソフトウェア更新
蓄電システムのソフトウェアを更新中です。
更新終了のメッセージが表示されるまでお待ちください。
※ソフトウェアの更新には、最大＊＊分程度かかります。
更新中は電源を落とさないでください。
更新済：＊＊％
中止※ 更新内容によっては、本画面を表示しない場合があります。

ソフトウェア更新
蓄電システムのソフトウェアの更新が完了しました。

ホーム
ホ ム

③

点検とアフターサービス③ 更新完了の画面が表示されますので、[ ホーム ]をタッチして、ホーム画面に戻ってください。

47

ソフトウェアの更新 つづき● すぐに更新を行わない場合■例：ソフトウェア更新の画面④ [ 後で更新 ] をタッチしてください。
ホーム画面に戻ります。

ソフトウェア更新※ すぐに更新を行わない場合、改めてソフトウェ
ア更新画面が表示されたときに、必ず更新してください。

蓄電システムのソフトウェアを更新してください。
「更新開始」を押すと今すぐ更新を開始します。
※ソフトウェアの更新には、最大＊＊分程度かかります。
更新中は蓄電システムの充放電および発電が停止します。
更新内容を確認する場合は、下にスクロールして確認してください。
更新開始

④

後で更新

 月 1 日 1 

経済モード運転中

3.3 kW

お知らせ

登録

設定

50 %

＜＜＜ 放電

グラフ

画面オフ

1.0kW

● 更新中に中止する場合■例：ソフトウェア更新の画面① 更新中の画面で [ 中止 ] をタッチしてください。
点検とアフターサービス

ソフトウェア更新
蓄電システムのソフトウェアを更新中です。
更新終了のメッセージが表示されるまでお待ちください。
※ソフトウェアの更新には、最大＊＊分程度かかります。
更新中は電源を落とさないでください。
更新済：＊＊％
中止② 更新中止の確認画面で [ はい ] をタッチしてください。

①

ソフトウェア更新
蓄電システムのソフトウェアの更新を中止しますか？
※この画面では更新中のため、更新が終了した場合は画面が遷移します。

②

はい

いいえ

（次ページに続く）

48

③ 更新中断の画面で [ ホーム ] をタッチして、ホーム画面に戻ってください。

ソフトウェア更新中断
蓄電システムのソフトウェアの更新を中断しました。
更新開始前の運転状態に戻ります。
再度、更新のメッセージが表示された場合は、更新を行ってください。

ホーム
ホ ム

③

● 更新中に停電した場合① ソフトウェア更新中断画面が表示されます。

①※ ソフトウェア更新には蓄電ユニット（パワーコンディショナ）用のソフトウェアの更新と、室内リモコン用のソフトウェアの更新があり、室内リモコンの更新の場合は、更新中に停電してもソフトウェア更新中断画面は表示されません。停電にかかわらず更新を続けます。

② 停電復電後、しばらくしてソフトウェア更新画
面が表示され自動的に更新作業を再開します。

ソフトウェア更新中断
蓄電システムのソフトウェアの更新中に停電が発生しました。
停電復帰後、更新が再開されます。

ホーム
ホ ム

②

ソフトウェア更新

点検とアフターサービス

蓄電システムのソフトウェアを更新中です。
更新終了のメッセージが表示されるまでお待ちください。
※ソフトウェアの更新には、最大＊＊分程度かかります。
更新中は電源を落とさないでください。
更新済：＊＊％
中止③ ソフトウェア更新完了の画面が表示され、更新が完了しましたら [ ホーム ] をタッチして、ホーム画面に戻ってください。

ソフトウェア更新
蓄電システムのソフトウェアの更新が完了しました。

ホーム
ホ ム

③

49

保証とアフターサービス
保証について保証については、保証書の内容をよくお読みください。
保証書は、弊社または販売会社からお渡ししますので、必ず販売会社名、引渡日等の記入をお確かめになり大切に保管してください。
※ 上記の記載がない場合には無効となることがあります。

アフターサービスについて● ご不明な点や修理に関するご相談は修理に関するご相談ならびにご不明な点は、販売会社にお問い合わせください。販売元専用ダイヤルがご利用いただけない場合は、下記のニチコンサービスセンターまたはお客様窓口にご連絡ください。

● 修理を依頼されるとき修理を依頼される場合、次のことをお知らせください。
• お買い上げ時期• 装置の型式と製造番号（装置側面の定格ラベルに表示）• 故障の状況（点検コード、故障発生時の時間と天候など）● 補修用性能部品の最低保有期間• 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
• 装置の補修用性能部品の最低保有期間は販売終了後、本体 15 年、室内リモコン 5 年です。

● 移設等で機器を一時保管される場合は屋内（湿気の少ないところ）に保管してください。
• お客様ご自身では移設を行わないでください。
点検とアフターサービス

ニチコン株式会社
電話：
故障した場合の連絡先

サービスセンター
03-5212-9211

ファックス： 03-5211-2153
平日：9 時〜 20 時、
土・日・祝日・休業日：9 時〜 18 時

ニチコン株式会社

お客様窓口

製品の使用方法等に関する

電話：

0120-215-086

お問い合わせ先

メール： info-ess@nichicon.com
平日：9 〜 17 時、土・日・祝日・休業日は除く

50

補助金に関するご注意
購入時に補助金の交付を受けた方● 設置時から一定期間の使用が義務付けられています
補助金の支給を受けて本製品を購入した場合、設置時から一定期間は、本製品を適正にご使用していただく
必要があります。設置時から期間内に修理が必要になった場合は、お買い上げの販売会社にご連絡ください。

ご注意
51出力制御対象のお客様へ出力制御について本製品は、「再生可能エネルギー特別借置法施行規則」（2015 年 1 月 22 日：経済産業省）の一部を改正する省令と関係告示に対応する機器となります。
① 出力制御とは
出力制御は、電力会社が太陽光発電などの発電設備に対し、電力会社に売電する電力を減らす、あるいは停止させるなどのコントロールを行うことです。
② 出力制御の必要性
電力を安定供給するために、電力の需要と供給が常に一致するようにしなければなりません。しかし、
太陽光の発電量は気象条件により左右されるため、発電量の調節ができません。
このような事態を受け、電力会社では供給過多による停電等を避けるため、太陽光発電設備に対し、需要が少ない時期に出力制御する機器を設置する出力制御ルールを設けました。
③「出力制御」の要請があった場合再生可能エネルギーを最大限導入するため、出力制御を行う機器の設置が経済産業省の省令により義務づけられています。本製品が電力会社の求め等により、出力制御の設定をする場合は、出力制御の設定を行ってください。
※ 省令改正に関して、詳しくは経済産業省のホームページを参照ください。
（http://www.meti.go.jp/）
なお、出力制御は地域により対応が異なります。詳しくは、各電力会社にお問い合わせください。
※ 出力制御対象のお客様には、電力会社から「重要なお知らせ」としてダイレクトメールが送られます。
対象の地域にお住まいの場合でも対象とならない場合があります。
（詳しくは契約電力会社にお問い合わせてください）

出力制御の設定にあたって
電力会社が配信する出力制御スケジュールをインターネットを通じて自動で取得して、パワーコンディショ
ナの出力を制御します。
※「出力制御の設定方法」について、詳細は販売店までご連絡ください。
■ インターネットに接続して出力制御の設定を行います① 出力制御の設定後、蓄電システムのネットワーク設定をすることで、直近の電力需給状態に応じたスケ
ジュール（更新スケジュール）が取得できるようになります。
② 電力会社サーバ（スケジュール情報配信システム）から、気象条件を考慮したスケジュールが随時配信されるため、出力制御による発電機会の損失を最小限に抑えることが可能です。
■ インターネットに接続できない場合（山間部等によりインターネット環境がない場合）① 電力会社が配信する出力制御スケジュールのデータを定期的に書換えます。
長期的な電力の需給計画に応じた出力制御スケジュール（固定スケジュール）を取得します。
② インターネットに接続している場合と比べて、売電する電力が大きく減少することがあります。
その他
52③ サービスマンが設置場所に年１回程度訪れ、定期的に固定スケジュールの更新を行います。
固定スケジュールの有効期間を過ぎると、電力会社に売電できなくなります。

出力制御対象のお客様へ

ホーム画面の表示
出力制御が設定されると、ホーム画面の左上に出力制御値が表示されるようになります。
■例：ホーム画面① 出力制御値
出力制御値 [％ ] は、出力制御スケジュールに従い、太陽光発電電力を制御する値です。
室内リモコン画面に「出力制御値」が表示されます。

①※ 出力制御値が 100％の場合は表示されません。
※ 例えば、契約容量 5.9 kW、出力制御値 40％の場合について、出力制御時に売電できる最大電力は、5.9 kW × 40％ =2.36 kW（概算）となります。
（売電していないときは出力制御値の影響がありません）

発電所 ID の表示
発電所 ID が正しく登録されているか確認できます。
① 設定情報画面に切り替える[ 設定 ] をタッチします。

①② 設定情報画面（詳細）に切り替える[ 設定情報（詳細）] をタッチします。

②③ 発電所 ID を確認する■例：設定情報（詳細）の画面

発電所 ID を確認することができます。

その他

③

53

出力制御対象のお客様へ「日時の設定」に関するご注意
出力制御が設定されると、「日時の設定」の現在日時の設定ができなくなります。
■ 日時設定画面について
スケジュールサーバの時計情報と同期するため、現在日時の設定ができないように設定されています。
① 設定情報（詳細）の画面①[ 日時 ] をタッチします。

② 現在日時の画面■例：現在日時が変更ができません

現在日時は変更できません。
[ 戻る ] をタッチします。

②※ スケジュールサーバに接続すると、現在日時データが自動で毎日更新されます。
※ ただし、ネットワーク接続されてない場合、蓄電システム内の現在時刻が設定されます。

電力会社サーバとの通信状態について
本システムの取扱説明書「ネットワーク接続の通信状態を確認する」を行うことで、通信状態確認画面欄に「電力会社サーバ接続」および「更新スケジュールの取得日」を確認することができます。
■ 通信状態確認の画面■例：通信状態確認の画面① 電力会社サーバ接続
スケジュール情報配信システムとの通信状態が確認できます。
※ 更新スケジュールが取得できる通信状態であるかが確認できます。
② 更新スケジュール取得日
直近の更新スケジュール取得日が表示されます。
その他
54※ 電力会社サーバとの通信が途絶するとそれ以降のスケジュールが更新されず、売電量が減少することがあります。電力会社サーバに再接続すると、更新スケジュールによる運用が再開されます。

①②

非常時兼用コンセントに接続できる家電製品■ 本製品の自立運転の定格出力は片相 2.95 kVA、2 相合計 5.9 kVA です
ただし、出力電力の一部は家電製品には供給されませんので、実際に供給できる電力はさらに小さくなります。
目安として、家庭の平均的な力率を 0.85 とし、5.9 × 0.85 ≒ 5.0 kW ( 片相 2.5 kW) が実際に供給可能な電力となります。
定格を超える電力を使用されると、蓄電ユニット内部の安全装置が作動し、室内リモコンにメッセージを表示して、非常時兼用コンセントへの給電を停止します。
非常時兼用コンセントに接続する家電製品 ( 以下、重要家電製品 ) を選定する際には、下記の配線例を参考にしてください。
配線例
重要負荷出力
L1
N
L2
100 V

100 V

100 V

100 V

100 V

100 V

200 V

100 V

100 V

100 V

100 V

100 V

100 V

200 V

家電
製品

家電
製品

家電
製品

家電
製品

家電
製品

家電
製品

蓄電ユニット分岐ブレーカ非常時兼用コンセント

重要家電製品

定格消費電力の合計 = 2.5 kW以下

家電
製品

定格消費電力の合計 = 2.5 kW以下

定格消費電力の合計 = 5.0 kW以下

● 重要家電製品として、以下の機器は絶対に接続しないでください。
・生命維持に必要な医療機器→ 自立運転時に、これらの機器が誤動作し、生命維持に重大な影響をおよぼすおそれがあります。
・大切なデータが保存されているデスクトップ PC など、途中で電源が切れると重大な支障をきたす機器→ 自立運転時に、データが破損、消失するなどのおそれがあります。
● その他、自立運転を行う際には、下記の点にご注意ください。
・ 自立運転時に、突入電流が大きな機器を接続すると、その機器の起動時に瞬間的に大電流が流れ、電圧が大きく低下し、非常時兼用コンセントに接続されている他の家電製品が停止、または停止後すぐに再起動する場合があります。
【突入電流が大きい機器の例】
エアコン、掃除機、洗濯機、乾燥機、温水洗浄便座、井戸水ポンプなど
その他
55

非常時兼用コンセントに接続できる家電製品 つづき・ 自然冷却ヒートポンプ給湯器（エコキュート）は、消費電力が大きく給湯できないおそれがあるため、非常時兼用コンセントに接続しないでください。
・ 電熱機器など発煙、発火、火災を引き起こすおそれのある家電製品の扱いについては、「自立運転の動作方法」（☞ 56 ページ）を参照してください。
・ 下記のような場合は、定格値まで出力できないことがあります。その場合、重要家電製品に十分な電力が供給できずに、家電製品が停止、または蓄電システムの安全装置が作動し、室内リモコンにメッセー
ジを表示して、非常時兼用コンセントへの給電を停止する場合があります。そのような場合は、接続
している家電製品を減らして、再起動してください。
①蓄電池残量がゼロの状態で自立運転に移行した場合→出力は太陽光発電の発電量に依存します。
②蓄電池残量が５０％を下回り、かつ、太陽光発電の発電量が小さい場合→なかでも、蓄電池残量が１０％以下で太陽光発電の発電量がゼロの場合、出力は最大１５％低下します。

■ 自立運転の動作方法
自立運転は 4 通りの動作方法があります。
A 自動給電切換設定 (推奨)①自動的に電力供給を開始する (推奨)B 強制充電設定自立運転

A 自動給電切換設定 (推奨)
②手動で電力供給を開始する
B 強制充電設定① 自動的に電力供給を開始する → 常時、切替スイッチを「蓄電」側にしておいてください ( 推奨 )
電力会社送電線停電
自動的に自立運転に切り替わります
一般家電製品

リビング用照明系統
切替スイッチ

蓄電ユニット

重要家電製品テレビ

リビング用照明

ノートパソコン冷蔵庫

ご家庭用コンセントに接続
蓄電
テレビ

ノートパソコン

冷蔵庫

非常時兼用コンセントに接続
蓄電池

停電になると、蓄電ユニットが自動的に自立運転に切り替わり、矢印→のルートで重要家電製品に電力を供給します。
自動的に電力供給を開始するため、災害による停電の場合、通電火災を引き起こすおそれがあります。
そのため、電熱機器のような発煙、発火、火災を引き起こすおそれのある家電製品については、・系統運転時：非常時兼用コンセントに接続しないでください。
・自立運転時：通電しても安全であることを確認した後、非常時兼用コンセントに接続して使用してください。
電熱機器など発煙、発火、火災を引き起こすおそれのある家電製品一例

その他

太陽電池

・・・
電気コンロ

56

電気アイロン

電気ストーブ

電気トースター■ 非常時兼用コンセントの一時的な電源 OFF について
非常時兼用コンセントの電源は、通常→停電時に約２秒間、停電→復電時に約３秒間、電源が OFF します。
（次ページに続く）

② 手動で電力供給を開始する → 常時、切替スイッチを「系統」側にしておいてください
電力会社送電線停電
自動的に自立運転に切り替わります
一般家電製品

リビング用照明系統
切替スイッチ

蓄電ユニット

重要家電製品テレビ

リビング用照明

ノートパソコン冷蔵庫

ご家庭用コンセントに接続
蓄電
テレビ

ノートパソコン

冷蔵庫

非常時兼用コンセントに接続
重要家電製品が通電しても安全であることを確認したあと、手動で切替スイッチを「蓄電」側にする

蓄電池

系統
切替スイッチ

重要家電製品

リビング用照明

蓄電
太陽電池

テレビ

ノートパソコン

冷蔵庫

非常時兼用コンセントに接続
停電になると、蓄電ユニットは自動的に自立運転に切り替わりますが、重要家電製品には電力は供給されません。
重要家電製品が通電しても安全であることを確認した後、手動で切替スイッチを「蓄電」側にしてください。
重要家電製品に電力供給を開始します。

その他
57

非常時兼用コンセントに接続できる家電製品 つづき
A 自動給電切換設定 → 太陽電池の発電電力と重要家電製品の使用電力を判断しながら、自動的に切換えます（推奨）
重要家電製品の使用電力 ＜ 太陽電池の発電電力

重要家電製品の使用電力 ＞ 太陽電池の発電電力

電力会社送電線

電力会社送電線

停電

停電

一般家電製品
蓄電ユニット

蓄電池

ご家庭用コンセントに接続

一般家電製品
蓄電ユニット

ご家庭用コンセントに接続

重要家電製品

重要家電製品

非常時兼用コンセントに接続

非常時兼用コンセントに接続

充電

太陽電池

重要家電製品の使用電力は太陽電池から供給され、余剰分は蓄電池に充電します。
( 蓄電池残量が 100 % の場合は、充電しません )5.9 kVA ( 片相 2.95 kVA)

蓄電池

放電

太陽電池

重要家電製品の使用電力は太陽電池から供給され、不足分は蓄電池から供給します( 蓄電池残量がゼロの場合は、電力を供給しません )5.9 kVA ( 片相 2.95 kVA)
( ただし、電池残量ゼロの場合は太陽電池の発電電力に依存します )（次ページに続く）

その他
58

B 強制充電設定 → 太陽電池から蓄電池に充電のみ行われます
電力会社送電線停電

一般家電製品
蓄電ユニット

ご家庭用コンセントに接続

重要家電製品
非常時兼用コンセントに接続

蓄電池

充電

太陽電池

その他
59

仕様
蓄電ユニットESS-H1L1

室内リモコン

ESS-R4

蓄電ユニットW1060 × H1250 × D300 mm

室内リモコン

W170 × H140 × D23 mm

蓄電ユニット257 kg室内リモコン

320 g

種類

リチウムイオン蓄電池

定格容量（※１）

12 kWh

定格電圧DC177.6 V

動作電圧範囲DC144 V 〜 196.8 V

電池構成

1 モジュールあたり 8 直列 1 並列、全 6 モジュール直列構成

電気方式

単相 3 線式 ( ただし、接続は単相 2 線式 )定格出力

5.9 kW

定格出力電圧

AC202 V

出力電圧範囲AC202 V ± 20 V

定格周波数

50 Hz または 60 Hz

基本波力率

約 1（定格出力時）

電流歪率

総合電流歪率：5 %

電気方式

単相 3 線式

定格出力

片相 2.95 kVA 合計 5.9 kVA（蓄電池残量 50 〜 100％）（0 〜 50％未満

定格出力電圧

AC101 V / AC202 V

最大出力電流29.5 A

定格周波数

50 Hz または 60 Hz

接続方式

マルチストリング方式

制御方式

最大電力点追従 (MPPT) 方式

入力回路数

4 回路

定格入力電圧

DC330 V/1 回路

入力運転電圧範囲

DC70 V 〜 450 V/1 回路

MPPT 制御可能電圧範囲

DC90 V 〜 380 V/1 回路

最大入力電流10.5 A/1 回路

最大入力電力2 kW/1 回路(PV ストリング ) 開放電圧

DC450 V 以下 /1 回路(PV ストリング ) 短絡電流13.5 A 以下 /1 回路

型番

外形寸法

質量

蓄電池

系統連系出力自立出力

各次電流歪率：3 % ( 定格出力時 )合計 5.1 〜 5.8 kVA）

太陽光発電パネル入力

6 kW/4 回路合計

連系運転時：自励式電圧型電流制御方式
変換方式
自立運転時：自励式電圧型電圧制御方式

インバータ
スイッチング方式

その他
60

注１)

正弦波 PWM 方式

絶縁方式

非絶縁トランスレス方式

冷却方式

強制空冷方式

電力変換効率蓄電池 94 %運転時騒音レベル40 dB 以下

消費電力

45 W 以下

PV 95 %

蓄電池容量は単電池（セル）の容量合計を示します。
実際に充放電できる容量は、充電深度と電力変換効率をかけた値となり、環境温度や使用電力によって増減します。また充電システムの使用年数の経過とともに、徐々に減少します。（設置時初期値の目安：約 10.27 kWh）
この劣化のスピードは充放電の頻度、使用環境（温度等）により異なります。
例１：毎年、ほぼ均一に減少する場合
例２：使用開始当初の減少はやや大きいが、その後は安定して減少しにくくなる場合など外形寸法
単位：（mm）

蓄電ユニット

天面
ᵏᵎᵔᵎ

ᵏᵐᵓᵎ

ᵑᵎᵎ

左側面

正面

右側面

裏面

底面

室内リモコン天面ᵏᵕᵎᵐᵑ

リモコンコネクタ

リモコン

ᵏᵒᵎ

ᵭᵬ

Ϊᩓᵍ્ᩓ ‫ٽ‬ᨗήႆᩓ

ᐯᇌᢃ᠃

ໜ౨

ニチコン株式会社

MADE IN JAPAN

ἼἍἕἚ

ᵭᵤᵤ

ᩓเ

室内リモコン
TYPE ESS-R4
No *****************
MAC ****************

LAN

電源スイッチ( スライドスイッチ )

未使用

左側面

正面

ᵳᵱᵠᵏ

ᵳᵱᵠᵐ

右側面

裏面

LAN コネクタ

USB ポート

未使用

未使用コネクタ
底面

裏面

その他

LAN コネクタ部※未使用コネクタ部分は、本システムでは使用しません。
何も接続しないでください。

61

ソフトウェアライセンスについて● Ubiquitous ECHONET Lite ライセンス
本製品は、株式会社ユビキタスが権利を保有するソフトウェアプログラムを使用しております。

Ubiquitous ECHONET Lite

Ubiquitous ECHONET Lite
Copyright© Ubiquitous Corp. All rights reserved.

● GPL/LGPL のライセンス
本製品は、一部に GPL/LGPL の適用オープンソースを使用しており、これらのオープンソースに限っては、
GPL/LGPL の定めに従い、入手、改変、再配布の権利がお客様にあることをお知らせします。
オープンソースとしての性格上、著作権による保証はなされておりませんが、本製品については保証書記載の条件により、弊社による保証がなされています。
GPL/LGPL のライセンスについては、http://www.nichicon.co.jp/products/ess/support.html をご覧ください。

● IPA フォントライセンス
本製品には IPA フォントが入っております。
IPA フォントライセンスについては、下記 URL を参照してください。
http://ipafont.ipa.go.jp/ipa̲font̲license̲v1.html

その他
62

Memo

京都市中京区烏丸通御池上る 〒 604-0845
http://www.nichicon.co.jp

LV42641-17-R