令和６年１月報告書（案）

北陸電力株式会社 志賀原子力発電所
令和５年度（第３四半期）
原子力規制検査報告書（原子力施設安全及び放射線安全に係る基本検査）（案）

令和６年１月実用炉監視部門
専門検査部門令和６年１月報告書（案）目 次
１． 実施概要................................................................................................................................................. 1
２．運転等の状況......................................................................................................................................... 1
３．検査結果.................................................................................................................................................. 1
４．検査内容.................................................................................................................................................. 2
別添１ 確認資料
１ 日常検査............................................................................................................................ 別添 1-1
２ チーム検査.......................................................................................................................... 別添 1-7

令和６年１月報告書（案）

１．実施概要（１）事業者名：北陸電力株式会社（２）事業所名：志賀原子力発電所（３）検査期間：令和５年 10 月１日～令和５年 12 月 31 日
（４）検査実施者：志賀原子力規制事務所
加藤 照明
津田 宜孝
原子力規制部検査グループ実用炉監視部門
浅野 博之
小野 達也
山本 晋児
福島第二原子力規制事務所
久光 仁
原子力規制部検査グループ専門検査部門
佐山 洋
立部 洋介
検査補助者：原子力規制部検査グループ専門検査部門
坂本 浩志

２．運転等の状況号機

電気出力（万 kW）

１54.0

停止中

２120.6停止中

検査期間中の運転、停止、廃止措置及び建設の状況

３．検査結果検査は、検査対象に対して適切な検査運用ガイド（以下単に「ガイド」という。）を使用して実施した。検査対象については、原子力検査官が事前に入手した現状の施設の運用や保安に関する事項、保安活動の状況、リスク情報等を踏まえて選定した。検査においては、事業者の実際の保安活動、社内基準、記録類の確認、関係者への聞き取り等により活動状況を確認した。
ガイドは、原子力規制委員会ホームページに掲載されている。
第３四半期の結果は、以下のとおりである。
３．１ 検査指摘事項等
検査指摘事項等なし

1

令和６年１月報告書（案）３．２ 検査継続案件
検査継続案件なし
４．検査内容４．１ 日常検査（１）BM1040 ヒートシンク性能
検査項目 ヒートシンク性能
検査対象
１）２号機 原子炉補機冷却水系熱交換器（Ｄ）海水側の差圧上昇（２）BM0060 保全の有効性評価
検査項目 保全の有効性評価
検査対象
１）１号機 原子炉補機冷却海水系ポンプグランド部の管理（３）BM0110 作業管理
検査項目 作業管理
検査対象１）１号機 放射性廃棄物の廃棄施設に係る配管肉厚検査
２）２号機 主蒸気隔離弁制御装置
３）２号機 屋外ダクト点検における小型無人機の活用
４）１号機 換気空調補機非常用冷却水系（Ｂ）油ポンプ過負荷（４）BO0010 サーベイランス試験
検査項目 標準的な検査
検査対象
１）２号機 原子炉補機冷却水系 冷却海水系運転試験（Ｂ系）
２）１号機 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機手動始動試験
３）１号機 非常用ディーゼル発電機 １Ａ 手動始動試験（５）BO1020 設備の系統構成
検査項目 標準的系統構成
検査対象
１）２号機 原子炉補機冷却水系 冷却海水系（Ｂ系）の定期切替（６）BO1040 動作可能性判断及び機能性評価
検査項目 動作可能性判断及び機能性評価2令和６年１月報告書（案）

検査対象
１）２号機 原子炉補機冷却水系 冷却海水系（Ｂ系）（７）BE0010 自然災害防護検査項目 自然災害防護検査対象
１）11 月 28～29 日波浪警報発令に伴う発電所対応（８）BE0020 火災防護
検査項目 四半期検査
検査対象１）大容量電源車Ｎｏ．１ 燃料タンク下部堰内への燃料漏えい
２）１号機 防火ダンパ制御盤の警報発報
３）除草作業に伴う火災感知器配線のケーブル切断
検査項目 年次検査
検査対象１）2023 年度消防総合訓練（９）BE0100 津波防護
検査項目 津波防護
検査対象
１）防潮堤の維持管理（10）BR0010 放射線被ばくの管理
検査項目 放射線被ばくの管理
検査対象
１）２号機 液体廃棄物処理系作業における被ばく管理（11）BR0070 放射性固体廃棄物等の管理検査項目 放射性固体廃棄物等の管理
検査対象
１）固体廃棄物貯蔵庫保管ドラム缶側面からの析出物
４．２ チーム検査（１）BO1070 運転員能力
検査項目 運転責任者認定試験の適切性

3

令和６年１月報告書（案）

検査対象１）令和５年度第２回 運転責任者認定試験（２）BR0020 放射線被ばく評価及び個人モニタリング
検査項目 放射線被ばく評価及び個人モニタリング
検査対象１）体表面モニタ警報発報時の内部被ばく評価活動（３）BR0030 放射線被ばくＡＬＡＲＡ活動検査項目 放射線被ばくＡＬＡＲＡ活動
検査対象
１）高電導度廃液系（Ｈ）サンプポンプ点検作業におけるＡＬＡＲＡ活動（４）BR0040 空気中放射性物質の管理と低減
検査項目 空気中放射性物質の管理と低減
検査対象
１）ダストモニタによる空気中放射性物質濃度の管理（５）BR0050 放射性気体・液体廃棄物の管理
検査項目 放射性気体・液体廃棄物の管理
検査対象
１）放射性廃棄物焼却設備排ガスモニタの放出管理
２）ランドリ・シャワドレン収集タンク（サービス建屋）水（Ｂ）の放出管理（６）BR0080 放射線環境監視プログラム
検査項目 放射線環境監視プログラム
検査対象
１）モニタリングポスト局舎の維持活動（７）BR0090 放射線モニタリング設備
検査項目 放射線モニタリング設備
検査対象
１）小物物品搬出モニタの維持活動
２）２号機 エリア放射線モニタの維持活動

4令和６年１月報告書（案）別添１ 確認資料
１ 日常検査（１）BM1040 ヒートシンク性能
検査項目 ヒートシンク性能
検査対象
１）２号機 原子炉補機冷却水系熱交換器（Ｄ）海水側の差圧上昇
資料名・コンディションレポートＣＲ番号 23－0915 ２号機 ＲＣＷ熱交換器（Ｄ）海水側の差圧上昇について
・２号機 ＲＣＷ熱交換器（Ｄ）海水側の差圧上昇について 2023 年 12 月 14 日
・２号機 第３回定検工事 2020 年度停止中の機能維持点検（Ⅱ）原子炉補機冷却水系点検のうち原子炉補機冷却水系熱交換器点検 工事報告書 2020 年 12 月 15日（２）BM0060 保全の有効性評価
検査項目 保全の有効性評価
検査対象
１）１号機 原子炉補機冷却海水系ポンプグランド部の管理
資料名・コンディションレポートＣＲ番号 23－0061「１号機ＲＳＷポンプ（Ｄ）グランド部の温度上昇について」
・１号機 ＲＳＷポンプ（Ｄ）グランド部の温度上昇について
・グランド部確認記録（2023 年９月 28 日実施分）
・グランドリーク量調整記録（2023 年９月 28 日実施分）
・２号機 作業要領兼報告書 2/2【作業手順記録】（2023 年９月 28 日実施分）
・１号機 保全内容決定表（案）・１号機 作業要領兼報告書（１／２） 補機冷却海水ポンプグランドリーク量調整
・１号機 作業要領兼報告書（２／２）【作業手順記録】補機冷却海水ポンプグランドリーク量調整
・グランドリーク量調整記録 志賀原子力発電所１号機 補機冷却海水ポンプグランドリーク量調整
・グランドリーク量調整記録 【写真記録】 志賀原子力発電所１号機 補機冷却海水ポンプグランドリーク量調整
・１号機 保全の有効性評価 2023 年 10 月 19 日承認
・１号機 保全内容決定表（機械保修課編） 2023 年 10 月 20 日承認
・２号機 保全内容決定表（機械保修課編） 2023 年 10 月 20 日承認
・１号機 点検基準表（機械保修課編） 2023 年 10 月 20 日承認

別添 1-1

令和６年１月報告書（案）・２号機 点検基準表（機械保修課編） 2023 年 10 月 20 日承認
・１号機 作業要領兼報告書 2023 年 10 月 20 日承認
・２号機 作業要領兼報告書 2023 年 10 月 20 日承認
・１号機 発電設備経常修繕のうち機械設備経常修繕工事〈補機冷却海水ポンプグランドリーク量確認〉標準作業要領書 発行 2023 年 10 月 25 日
・２号機 発電設備経常修繕のうち機械設備経常修繕工事〈補機冷却海水ポンプグランドリーク量確認〉標準作業要領書 発行 2023 年 10 月 25 日
（３）BM0110 作業管理
検査項目 作業管理
検査対象１）１号機 放射性廃棄物の廃棄施設に係る配管肉厚検査
資料名・志賀原子力発電所 定期事業者検査実施要領 ＱＡ27－01
・１号機 第 13 保全サイクル定期事業者検査要領書 配管肉厚検査
・１号機 定期事業者検査 検査受験課実施手順書 配管肉厚検査
・１号機 第 13 保全サイクル定期事業者検査成績書 配管肉厚検査 2023 年 10 月３日
・通常時配管肉厚測定 使用計測器一覧表 2023 年７月 20 日・検査成績書 超音波厚さ計 2023 年６月９日
・検査成績書 探傷用対比試験片ＲＢ－Ｅ 2023 年６月８日
・計測器点検記録 鋼製巻尺（コンベックス ルール含む） 2020 年６月 15 日
・計測器点検記録 ストップウォッチ（時計含む） 2020 年６月 10 日、2021 年４月 12 日
２）２号機 主蒸気隔離弁制御装置
資料名・コンディションレポートＣＲ番号 23-0756「２号機 ＭＳＩＶ 「ＭＳＩＶ ＯＬＵ／ＬＤ故障＊Ｐ661－２」警報発生について」・志賀原子力発電所２号機 主蒸気隔離弁 制御装置の不具合について 2023 年 10月 11 日
・志賀原子力発電所２号機 保全計画（第３保全サイクル） 平成 26 年３月 24 日
・技術検討書「志賀２号機プラント長期停止中における設備の健全性確保について（第３定検作業後）（Ｒｅｖ．12）2023 年３月 10 日
３）２号機 屋外ダクト点検における小型無人機の活用
資料名・志賀原子力発電所２号機 屋外ダクト点検における小型無人機の活用について
2023 年 12 月１日
・志賀原子力発電所技術検討書 志賀原子力発電所 屋外ダクト点検における小型別添 1-2

令和６年１月報告書（案）

無人機の活用について（改訂－４） 2023 年５月 26 日
・志賀原子力発電所２号機 換気空調系屋外ダクト遠隔目視点検実施計画書 2023
年 12 月 11 日
・志賀原子力発電所２号機 換気空調系屋外ダクト遠隔目視点検実施報告書（その１） 2023 年 12 月 22 日
４）１号機換気空調補機非常用冷却水系（Ｂ）油ポンプ過負荷
資料名・志賀原子力発電所１号機 ＨＥＣＷ冷凍機（Ｂ）油ポンプ過負荷について 2023 年９月 19 日
・志賀原子力発電所１号機 換気空調補機非常用冷却水系冷凍機の停止に係る原因調査の状況について 2023 年９月 27 日
・コンディションレポートＣＲ Ｎｏ．23－0649 １号機『「ＨＥＣＷ冷凍機（Ｂ）制御盤異常（油ポンプ過負荷）」，「Ｒ・Ｃ／Ｃ－１Ｄ１異常」ＡＮＮ発生について』の原因と対策
2023 年 11 月 22 日
・志賀原子力発電所１号機 第 12 回停止時発電設備定検工事（Ⅱ）のうち停止時タービン発電機系弁定検工事 タービン系 停止時タービン発電機設備弁点検 工事報
告書 平成 22 年 11 月２日
・志賀１号機 ＨＥＣＷ冷凍機（Ｂ）制御盤異常（油ポンプ過負荷），Ｒ・Ｃ／Ｃ－１Ｄ１異常ＡＮＮ発生 要因分析図
・志賀原子力発電所１号機 点検基準表（４）BO0010 サーベイランス試験
検査項目 標準的な検査
検査対象
１）２号機 原子炉補機冷却水系 冷却海水系運転試験（Ｂ系）
資料名
・志賀原子力発電所２号機 定例試験操作要領 ＱＡ11－09－②
・志賀原子力発電所２号機 2023 年度 定例試験計画・実績表（年間）・志賀原子力発電所２号機 定例試験計画・実績表（月間）（2023 年９月分）
・２号機 定例試験操作要領 ［21］－５ 原子炉補機冷却水系 冷却海水系運転試
験（Ｂ系）
・志賀原子力発電所２号機 ［21］－５ 原子炉補機冷却水系 冷却海水系運転試
験（Ｂ系） 2023 年９月６日
２）１号機 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機手動始動試験
資料名・１号機 ＨＰＣＳディーゼル発電機手動始動試験 2023 年 11 月 14 日
３）１号機 非常用ディーゼル発電機 １Ａ 手動始動試験

別添 1-3令和６年１月報告書（案）

資料名・１号機 非常用ディーゼル発電機１Ａ手動始動試験 2023 年 11 月 28 日
（５）BO1020 設備の系統構成
検査項目 標準的系統構成
検査対象
１）２号機 原子炉補機冷却水系 冷却海水系（Ｂ系）の定期切替
資料名・志賀原子力発電所第２号機 原子炉補機冷却水系配管計装線図
・志賀原子力発電所第２号機 原子炉補機冷却海水系配管計装線図
・２号機 定例試験操作要領 ［21］－５ 原子炉補機冷却水系 冷却海水系運転試
験（Ｂ系）
・志賀原子力発電所２号機 ［21］－５ 原子炉補機冷却水系 冷却海水系運転試
験（Ｂ系） 2023 年９月６日（６）BO1040 動作可能性判断及び機能性評価
検査項目 動作可能性判断及び機能性評価
検査対象
１）２号機 原子炉補機冷却水系 冷却海水系（Ｂ系）
資料名
・２号機 定例試験操作要領 ［21］－５ 原子炉補機冷却水系 冷却海水系運転試
験（Ｂ系）
・志賀原子力発電所２号機 ［21］－５ 原子炉補機冷却水系 冷却海水系運転試
験（Ｂ系） 2023 年９月６日（７）BE0010 自然災害防護
検査項目 自然災害防護
検査対象
１）11 月 28～29 日波浪警報発令に伴う発電所対応
資料名
・警戒体制等対応手引（土木建築課）ＱＡ11－32－Ｑ１－Ｃ１
・海域施設臨時パトロール記録表ＱＡ11－32－Ｑ１－Ｃ１様式－５（2023 年 12 月１日）
・岸壁施設運用要領 ＣＷＳ－Ｇ11－26（８）BE0020 火災防護
検査項目 四半期検査
検査対象

別添 1-4令和６年１月報告書（案）１）大容量電源車Ｎｏ．１ 燃料タンク下部堰内への燃料漏えい
資料名・コンディションレポート CR 番号 23－0787 共通 緊急安全対策資機材 大容量電源車（Ｎｏ．１）燃料タンク下部堰内の油溜まりについて・「大容量電源車Ｎｏ．１ 燃料タンク下部堰内の軽油溜まりについて」の原因と対策
・危険物の漏えいを確認した場合の通報連絡について 2023 年 10 月 19 日２）１号機 防火ダンパ制御盤の警報発報
資料名・コンディションレポート ＣＲ番号 23ー0833 １号機 「防火ダンパ制御盤ＡＣ電源断」警報の発生について
・志賀原子力発電所１号機 防火ダンパ制御盤の警報発報について 2023 年 11 月 10日
・４Ｍ５Ｅ原因分析票
・志賀原子力発電所１号機 自動火災報知設備予備電源修繕工事 工事（施工）要領書 2023 年５月 12 日３）除草作業に伴う火災感知器配線のケーブル切断
資料名・コンディションレポート ＣＲ番号 23－0828 給水処理建屋火災受信機異常警報発生（２号碍子洗浄水移送ポンプ室感知器配線の断線）について
・志賀原子力発電所給水処理建屋火災受信機の警報表示について 2023 年 10 月31 日
・電気保修課員パトロール実施結果報告書 2023 年 10 月 30 日
・作業日報／予定表 志賀原子力発電所構内周辺除草委託 2023 年 10 月 31 日
・火災防護設備補償措置実施細則 ＱＡ11－33－Ｑ６
・諸規制等連絡票 給水処理建屋自動火災報知設備不具合に伴う火気規制 2023
年 10 月 31 日
・補償措置巡視記録 2023 年 10 月 31 日 10 時 00 分～2023 年 10 月 31 日 16 時05 分
検査項目 年次検査
検査対象１）2023 年度消防総合訓練
資料名・2023 年度消防総合訓練実施要領 2023 年 11 月
・2023 年度消防総合訓練報告書 2023 年 11 月・2023 年 12 月

別添 1-5令和６年１月報告書（案）（９）BE0100 津波防護
検査項目 津波防護
検査対象
１）防潮堤の維持管理
資料名・発電所敷地付近地図
・防潮堤構築のうちゲート・スクリーン工事 ゲート・スクリーン全体配置図
・防潮堤構築のうちゲート・スクリーン工事 小型排水ゲート一般図（防潮堤標準断面）
・防潮堤構築のうちゲート・スクリーン工事 大型排水ゲート全体配置図
・志賀原子力発電所 土木設備点検管理手引 ＱＡ１５－Ｃ１・１号機 点検周期表（土木建築課 土木設備編）
・１号機 土木設備日常巡視点検表 2023 年９月７日～22 日
・土木設備点検委託 工事報告書 2023 年３月 29 日
・技術検討書 志賀原子力発電所 防潮堤の基本設計について 平成 23 年７月 26日（10）BR0010 放射線被ばくの管理
検査項目 放射線被ばくの管理
検査対象
１）２号機 液体廃棄物処理系作業における被ばく管理
資料名
・放射線作業計画書兼申請書（22307601 ２号 液廃定検（機械分））（2023 年 11 月08 日）
・放射線作業環境測定報告書２号液廃定検（機械分）（2023 年 12 月８日）
・放射線管理計算機システムから出力した２ｕＲ／ＢＬＣＷサンプポンプ（Ｄ）点検作業者の立入実績（2023 年 12 月 11 日分）（11）BR0070 放射性固体廃棄物等の管理検査項目 放射性固体廃棄物等の管理
検査対象
１）固体廃棄物貯蔵庫保管ドラム缶側面からの析出物
資料名・コンディションレポートＣＲ番号 23－0760 Ｄ／Ｙ保管ドラム缶の側面からの析出物の確認について・コンディションレポートＣＲ番号 23－0742 Ｄ／Ｙ保管ドラム缶の底部における発錆の発見について・コンディションレポートＣＲ番号 23－0743 Ｄ／Ｙ保管ドラム缶の上蓋における発錆の発別添 1-6

令和６年１月報告書（案）見について・ドラム缶（ＮＺ070232）発錆状況確認対応の時系列 2023 年 10 月 16 日
・放射線作業環境測定報告書 放射性固体廃棄物処理作業 2023 年 10 月 16 日
・「Ｄ／Ｙ保管ドラム缶の側面からの析出物の確認について」の開缶状況 2023 年 10 月16 日
・管理区域内区域区分変更通知書 2023 年 10 月 16 日
・固体廃棄物貯蔵庫内保管状況（２棟） 2023 年 10 月 17 日現在
・Ｄ／Ｙ保管のドラム缶発錆事象を踏まえた再発防止対策について 2023 年 11 月 10日
・固体廃棄物貯蔵庫 工業用内視鏡によるドラム缶等の外観確認記録 2019 年３月実施分 2019 年３月 28 日承認
２ チーム検査（１）BO1070 運転員能力
検査項目 運転責任者認定試験の適切性
検査対象
１）令和５年度第２回 運転責任者認定試験
資料名
・令和５年度第２回 運転責任者筆記試験問題
・令和５年度第２回 運転責任者口答試験問題（運転員の統督に関すること）
・令和５年度第２回 運転実技試験結果及び同明細書・令和５年度第２回 運転責任者講習レポート課題
・令和５年度第２回 運転責任者試験結果（ＢＷＲ・ＰＷＲ）（２）BR0020 放射線被ばく評価及び個人モニタリング
検査項目 放射線被ばく評価及び個人モニタリング
検査対象１）体表面モニタ警報発報時の内部被ばく評価活動
資料名・志賀原子力発電所 身体汚染時の措置手引 ＱＡ14－06－Ｒ４
・身体汚染記録 発生年月日 2021 年 11 月 15 日
・身体汚染記録 発生年月日 2022 年６月 13 日
・退出モニタ点検・校正記録（放射線管理用）実施完了年月日 2023 年 10 月 18 日
・放射線計測器 警報設定値管理表（改訂：16）承認日 2022 年 12 月 22 日
・ホールボディカウンタ日常点検記録（2023 年 11 月）
・ホールボディカウンタ点検記録（被ばく管理用）実施完了年月日 2023 年８月 14 日
・ホールボディカウンタ点検・校正記録（被ばく管理用）実施完了年月日 2023 年２月 10

別添 1-7令和６年１月報告書（案）日・ＷＢＣ測定に係る「精密検査レベル」と「スクリーニングレベル」の根拠（３）BR0030 放射線被ばくＡＬＡＲＡ活動検査項目 放射線被ばくＡＬＡＲＡ活動
検査対象
１）高電導度廃液系（Ｈ）サンプポンプ点検作業におけるＡＬＡＲＡ活動
資料名・放射線作業計画書兼申請書 作業件名 22307601 ２号 液廃定検（機械分）承認日 2023.11.10
・２号機 11 月 30 日（木）作業指示書／放射線防護・安全・ＱＣ指示書 工事・作業
件名 ２号 液廃定検（機械）・放射線作業環境測定報告書 件名 ２号 液廃定検（機械分）2023 年 11 月 30 日（木）（４）BR0040 空気中放射性物質の管理と低減
検査項目 空気中放射性物質の管理と低減
検査対象
１）ダストモニタによる空気中放射性物質濃度の管理
資料名・志賀原子力発電所２号機 線量当量率等の測定ポイント図 承認日 2022 年４月 14日
・志賀原子力発電所 空気中の放射性物質濃度測定手引 ＱＡ14－01－Ｒ２
・志賀原子力発電所放射線管理週報 2023 年 11 月 16 日～2023 年 11 月 22 日
承認日 2023 年 11 月 28 日
・ダスト放射線モニタ日報 ２号機 測定日 2023 年 11 月 29 日
・志賀原子力発電所２号機 系統名 ダスト放射線モニタ系 作業件名 通常時放射線モニタ定検工事 2022 年度 工事報告書 図書整理番号 Ｄ22－8802－0012
・ＧＭ計数装置点検・校正記録（定期検査用）実施完了年月日 2022 年 12 月１日
・低流量ダストサンプラ点検・校正記録（放射線管理用）実施完了年月日 2023 年９月21 日（５）BR0050 放射性気体・液体廃棄物の管理
検査項目 放射性気体・液体廃棄物の管理
検査対象１）放射性廃棄物焼却設備排ガスモニタの放出管理
資料名

別添 1-8令和６年１月報告書（案）・志賀原子力発電所 放射性液体・気体廃棄物放出管理要領 ＱＡ13－02
・志賀原子力発電所 放射性気体廃棄物放出管理手引 ＱＡ13－02－Ｒ１
・志賀原子力発電所第１号機 放射性廃棄物焼却設備 焼却設備排ガスモニタ 計装ブロック図
・放射性気体廃棄物サンプリング記録表（野帳）実施日 2023 年 11 月 26 日～2023 年
12 月２日 Ｎｏ．23－035
・警報・インターロック設定値根拠書（焼却設備排ガスモニタ）受付日 1993 年 11 月１日
・放射性気体廃棄物 トリチウム放射能放出管理報告（１号炉）評価期間 2023 年 10月１日～2023 年 10 月 31 日 承認日 2023 年 11 月 27 日
・不適合報告書（Ｎｏ，18－0292）件名 １号機 ＭＳＷＩ「トリチウムサンプルラック異常」
ＡＮＮ発生について 発見日時 2018 年６月 28 日
２）ランドリ・シャワドレン収集タンク（サービス建屋）水（Ｂ）の放出管理
資料名・放射性液体廃棄物放出管理票 2023 年 11 月 24 日
・志賀原子力発電所第１号機 ランドリ・シャワドレン系配管計装線図（２／２）
・志賀原子力発電所第１号機 高電導度廃液系配管計装線図（３／７）
・志賀原子力発電所第２号機 液体廃棄物処理系配管計装線図
・志賀原子力発電所第２号機 ランドリ・シャワドレン系配管計装線図（ＬＳＤ３／３）
・志賀原子力発電所第１号機 サービス建屋 機器配置図（地下２階）ＥＬ1300
・志賀原子力発電所第１号機 サービス建屋 機器配置図（地下１階）ＥＬ5300
・志賀原子力発電所 発電所一般配置図（６）BR0080 放射線環境監視プログラム
検査項目 放射線環境監視プログラム
検査対象１）モニタリングポスト局舎の維持活動
資料名・志賀原子力発電所 第１号機 モニタリングポスト設備 ＭＰ－１、３、４、５、７ 機器配置図他
・志賀原子力発電所 第１号機 モニタリングポスト設備 ＭＰ－２、６ 機器配置図他
・志賀原子力発電所 環境放射線モニタリング 分析機器・測定装置管理手引 ＱＡ
14－04－Ｒ２・モニタリングポスト周辺側溝等巡視点検報告書 実施年月日 2023 年 11 月 17 日
（金）9:30～14:30
・モニタリングポスト巡視点検報告書 実施年月日 2023 年 11 月 24 日（金）9:50～11:25
・2023 年 12 月 環境放射線モニタリング月間予実績表

別添 1-9令和６年１月報告書（案）・エンジニアリングシート 設備名 周辺モニタリング設備 件名 ＵＰＳバッテリーバックアップ時間実力値の検討結果 受付日 2022 年４月 13 日
・不適合報告書（Ｎｏ．22－1450）件名 共通 モニタリングポストＮｏ．２における自動火災報知設備の伝送盤取替に伴う通信不良について（７）BR0090 放射線モニタリング設備
検査項目 放射線モニタリング設備
検査対象１）小物物品搬出モニタの維持活動
資料名・志賀原子力発電所 放射線作業管理要領 ＱＡ14－06
・志賀原子力発電所 物品搬出手引 ＱＡ14－06－Ｒ５
・物品汚染記録 発生日時 2023 年 10 月 12 日（木）11 時 23 分・放射線計測器 警報設定値管理表（改訂：16）承認日 2022 年 12 月 22 日
・物品搬出モニタ点検・校正記録（放射線管理用）小物物品搬出モニタ 実施完了年
月日 2023 年９月８日
２）２号機 エリア放射線モニタの維持活動
資料名・志賀原子力発電所２号機 線量当量率等の測定ポイント図 承認日 2022 年４月 14日
・志賀原子力発電所第２号機 エリア放射線モニタ系 機器設計仕様書 承認日 平成 18 年３月６日
・志賀原子力発電所２号機 工事報告書 工事件名 第３回定検工事 2022 年度停止中の機能維持点検（Ⅰ）放射線モニタ点検工事 受付日 2022 年６月 29 日

別添 1-10