取扱説明書

もくじ
1. 仕様

HP-3F

1 ページ

2. 設置方法

住宅用下方放出型自動消火装置
日本消防設備安全センター性能評定合格品

2・3 ページ

3. 点検

4 ページ

4. 作動後の処置

4 ページ

5. 保証期間

4 ページ

6. お問い合わせ4 ページ

この度は、自動消火装置「スペースシュッパー」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本商品は、住宅用下方放出型自動消火装置です。
火災が発生した場合、熱感知ノズルが火災の発生を感知し、消火薬剤を放射して消火します。
安全にご使用いただくために、本書を必ずお読みください。
お読みになった後は、本書を大切に保管してください。
本書では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから、お読みください。

警告：死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容です。

注意：傷害を負う可能性、または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。
：行為を「禁止」する記号 … 絶対にしないでください。
：行為を「強制」する記号 … 必ず実行してください。

約 209

1. 仕様固定金具 *型

式

記号

HP-3F

本体容器型

式番号

評 13 - 060 号

指示圧力計

種

別

住宅用下方放出型自動消火装置

災

一般火災・台所火災・油火災

適
熱感知ノズル

消総Φ5.2感
Φ9476

火

公称防護面積Φ243* 固定金具詳細図

応※寸法単位 [mm]

火

薬

質
知温

一般火災・油火災：2 ㎡
台所火災：1 ㎡剤

第 3 種粉末 3.0kg

量

約 4.8kg

度

72℃

使用温度範囲

−30 〜＋40℃

放射時

間約5秒

外形

寸

法

H：約209mm／W(D)：Φ243mm● 台所のレンジに消火装置を取り付ける場合は、当社の「キッチンレオ FHL10K」または「キッチンレオ FHL4」をお買い求めください。
● 誤作動防止のため、熱感知ノズル付近の温度が高い状態で、数分間経過しないと作動しません。
―

1―2. 設置方法

消火装置を設置される方へ

下記の 1 〜 4 の手順で、消火装置を設置してください。

警告
本体容器・熱感知ノズルの先端まで圧力が常にかかっています。
絶対に無理な力や、強い衝撃を与えないでください。
高温となる調理器具（ガスレンジ、IH）、瞬間湯沸かし器などの真上には、絶対設置しないでください。
誤放射する可能性があります。

1

消火装置の取付位置を決める① 一般居室（図 1）やボイラー室（図 2）等に設置する場合
熱感知ノズルは、原則、防護したい場所の真上に設置してください。照明器具などがある場合は、少し離して取付位置を決めてください。取付高さは、床面から 2.5m 以下です。
本商品を一般火災や油火災用に使用する場合、防護面積は1台あたり2 ㎡です。
2 ㎡以上の広さを防護する場合は、下記の計算式で取付台数を求めてください。
取付台数=防護する面積 [ ㎡ ]2 ㎡（1 台あたりの防護面積）※小数点以下は切り上げます。

② 台所に設置する場合
熱感知ノズルは、原則、防護したい場所の真上に設置してください ( 高温となる調理器具等の真上は除く )。
照明器具などがある場合は、少し離して取付位置を決めてください。取付高さは、床面から 2.5m 以下です。
本商品を台所火災用に使用する場合、防護面積は1台あたり1 ㎡です。
1 ㎡以上の広さを防護する場合は、下記の計算式で取付台数を求めてください。
取付台数=

防護する面積 [ ㎡ ]1 ㎡（1 台あたりの防護面積）
本体容器

本体容器
熱感知ノズル※小数点以下は切り上げます。

熱感知ノズル

本体容器
中心に設置

約 60 °
2.5m 以下

2.5m 以下

約 60°

2 ㎡区画
または1 ㎡区画

図1

図2

図3

注意
本体容器は防護面積（2 ㎡または 1 ㎡）の中心に設置してください。（図 3）
熱感知ノズルは、火元と想定される場所に向けて、確実に取り付けてください。
消火薬剤は、ノズルから約 60°の円錐状パターン内に放射されます。
熱感知ノズル付近が 72℃以上に達すると、火災以外でも放射してしまう可能性があるので、十分に注意してください。
本体容器に表示されている使用温度範囲（−30 〜＋40℃）の場所に設置してください。
使用温度範囲外で使用すると、満足な性能を得られない場合があります。
ボイラー室等、＋40℃以上の高温になる場所に設置する場合、お買い求めの販売店、または当社のお客様相談室にご相談ください。
下記の場所には、本体容器を設置しないでください。
ストーブなどの発熱器具の近く、湿気の多い場所、水しぶきのかかる場所、直射日光の当たる場所、通行や避難の妨げになる場所。

―

2―

2

固定金具を取り付ける

注意
必ず固定金具を使用して、堅固な梁・コンクリート部等に、確実に固定してください。
地震や振動などで、本体容器が落下しないように、しっかりと固定してください。
① 天井裏の梁に取り付ける場合（図 4）
取付ネジ（M5×40 、M5×25）各 2 本を使用して、固定金具が垂直になるように、確実に固定してください。
② 天井に直接取り付ける場合（図 5）
天井にハンディアンカー用の穴を開けてください。
市販品のハンディアンカー 4 本を使用して、固定金具が垂直になるように、確実に固定してください。
③ コンクリートの天井に取り付ける場合 1（図 6）
天井にプラグの長さより深めの穴を開けてください。
市販品のプラグ 4 本を打ち込み、取付ネジ（M5×40 、M5×25）各 2 本を使用して、固定金具が垂直になるように、確実に固定してください。
④ コンクリートの天井に取り付ける場合 2（図 7）
天井にプラグボルトの長さより深めの穴を開けてください。市販品のプラグボルト 4 本を使用して、固定金具が垂直になるように確実に固定してください。
⑤ 金属類の天井に直接取り付ける場合（図 8）
天井に取付ネジ用の穴を開けてください。
取付ネジ（M5×40 、M5×25）各 2 本を使用して、固定金具が垂直になるように確実に固定してください。

3

固定金具

天井

取付ネジ

ハンディアンカー

図4

図5

コンクリートの天井

コンクリートの天井

プラグ

固定金具
固定金具

取付ネジプラグボルト

図6
固定金具

図7

金属類の天井
※図中の取付ネジ・ハンディアンカー・取付ネジ

プラグ・プラグボルトの本数は省略しています。

図8

本体容器を固定する① 標準の高さで固定する場合（図 9）⑴ 固定金具に、固定用口金を垂直にねじ込んでください。
⑵ 緩み防止ネジ（M4×6）
1 本を使用して、確実に固定してください。

固定金具
固定金具

② 取付高さを調整する場合 ( 図 10)⑴ 固定金具に、市販品のソケット（20A）と長ニップル（20A）を、垂直にねじ込んでください。
⑵ 長ニップル（20A）に固定用口金をねじ込み、確実に取り付けてください。
⑶ 長ニップル（20A）と固定用口金を緩み防止ネジ（M4×6）
1本を使用して、確実に固定してください。

4

天井

固定金具

梁

ソケット長ニップル

緩み防止ネジ

固定用口金

図9
緩み防止ネジ

固定用口金

図 10
緑色

取付状態を最終確認する
本体容器が垂直に、しっかりと取り付けられている
指示圧力計の指針が緑色の範囲内 (0.7 〜 0.98MPa) に入っている ( 図 11)
熱感知ノズルの取付方向が、火元と想定される場所に向き、確実に固定されている

―

3―

〇正常

× 異常

単位：×10-1MPa

図 113. 点検※精密点検は販売店、または当社お客様相談室にご相談ください。

下記のチェックポイントに従って、日常点検をしてください。
本体容器に変形・腐食・破損などがない
変形・腐食・破損があると、破裂するおそれがあります。
本体容器が垂直に、しっかりと取り付けられている斜めや横倒しに取り付けると、十分な能力が発揮されず、放射されない可能性があります。
指示圧力計の指針が緑色の範囲内 (0.7 〜 0.98MPa) に入っている ( 前ページ・図 11)
範囲内にない場合は、十分な能力が発揮できず、放射されない可能性があります。
熱感知ノズルの取付方向が、火元と想定される場所に向き、確実に固定されている取付方向が曲がっていたり、確実に取り付けられていないと、十分な能力が発揮されない可能性があります。

注意
日常点検のときに、消火装置のネジ部などを緩めたり、分解しないでください。
掃除するときに、有機溶剤（ガソリン、ベンジン、シンナー等）や中性洗剤など使用しないでください。
消火装置を掃除するときは、柔らかい布等で、きれいに拭いてください。
製造年から５年を経過している場合、新しい消火装置とお取替えください。
異常な点を見つけたとき、整備、交換の際は、販売店、または当社のお客様相談室にご連絡ください。

4. 作動後の処置
警告
消火後は、必ずガスの元栓を閉めてください。ガスが漏れていると危険です。
電気機器を使用している場合はすぐに電源を遮断してください。
電気機器の絶縁を低下させることがあります。
消火薬剤が、目に入ったり、皮膚に付着したりしたときは、すぐに水道水でよく洗い流してください。
充血や目の痛みなどの異常を感じた時は、医師の診察を受けてください。
消火薬剤は故意に口にいれないでください。消火薬剤がかかった食べ物は、絶対に食べないでください。

注意
消火薬剤がかかった器物は、すぐに掃除してください。
飛散した消火薬剤は、そのまま放置すると、消火薬剤が湿気を帯びて、カビが発生することがあります。
また、器物を汚損し、金属類は腐食する可能性があります。
一度放射したものは再使用できません。消火薬剤の詰め替えもできません。
新しい消火装置とお取替えください。
その際は、必ず販売店、または当社のお客様相談室にご依頼ください。

5. 保証期間● 保証期間はご購入日から 1 年間です。
● ご購入されたことを証明できるもの ( 領収書等 ) は、大切に保管してください。
● 本書や本体ラベルなどの注意事項に従った使用状態において、保証期間内に不具合を生じた場合は、無償で新しい商品とお取替えいたします。それ以外の補償、賠償はご容赦願います。

6. お問い合わせ
ご質問やご不明なことがございましたら、販売店、または当社のお客様相談室にお問い合わせください。
お客様相談室

T E L

0467-85 -1210（平日 9:00 〜 12:00/13:00 〜 17:00, 土日祝休）〒253-8588 神奈川県茅ヶ崎市下町屋１−１−１―

4―TS02421005

2021.08