社会資本総合整備計画【第2期】の事後評価書

説明資料【社会資本整備総合交付金を活用した計画】（社）【防災・安全交付金を活用した計画】（防）社ー熊本市公共下水道事業【第2期】(H27～H30)

防ー熊本市公共下水道事業（防災・安全）【第2期】 (H27～H30)※H30年分については一部の事業を重点計画へ切り出し※H30年分については一部の事業を重点計画へ切り出し

防ー熊本市公共下水道事業（防災・安全）【第2期】(地震対策)(重点計画)(H30)
防ー熊本市公共下水道事業（防災・安全）【第2期】(浸水対策)(重点計画)(H30)

社ー熊本市公共下水道事業【第2期】（重点計画）(H30)

成果指標 : A
Ａ （目標を達成）、
計画名

社

社
・
防社
・
防

防

防

防

検証指標名

基準値

B （達成率80%以上）、
Ｂ
基準値

実績値

C （達成率60%以上80%未満）、
Ｃ

目標値(H26末)(H28末)(H30末)(H30末)

下水道処理人口普及率

87.9%

89.1%

89.7%

89.7%

〔下水道を利用できる人口(人)／総人口(人)〕

645,030人/733,516人

651,795人/731,754人

656,907人/731,933人

663,743人/739,959人

合流区域の下水道(管路施設)⾧寿命化
計画策定率

0%

〔⾧寿命化計画策定済みブロック数／策定予定全ブロック数〕

0ブロック/10ブロック

施設の改築更新率0%〔計画期間内更新済施設（施設数）／計画期間内更新対象施設（施設数）〕

0施設
/43施設

下水道による都市浸水
対策達成率

50.9%

〔浸水対策完了済み面積（ha）／浸水対策を実施すべき面積（ha)〕5,006.8ha/9,834.2ha

5,006.8ha/9,834.2ha

5,379.5ha/9,834.2ha

5,379.5ha/9,834.2ha

施設の耐震対策
実施率

25.3%

26.1%

29.4%

29.9%

〔耐震対策実施済施設数（箇所）／下水道総施設数（箇所）〕

50箇所/198箇所

52箇所/199箇所

59箇所/201箇所

60箇所/201箇所

マンホールトイレの整備率

―

46.4%

100%

100%

140基
/140基

140基
/140基

〔計画期間内整備済基数／計画期間内整備予定基数〕

―

―

50.9%

65基
/140基

100%

100%

10ブロック
/10ブロック

10ブロック
/10ブロック

81.4%

100%

35施設
/43施設

43施設
/43施設

54.7%

54.7%

D （達成率60%未満）
Ｄ

評価（案）

Ａ
Ａ

第2期終了後の取組および今後の方向性

・計画どおり目標値89.7%を達成し、順調に未普及地区への整備を進めることができた。

・引き続き未普及地区への公共下水道整備を進めており、今後も更なるコスト縮減や事業の効率化を図り、未普及地区解消のため事業を推進していく。

・計画どおり合流式下水道の管路施設について全区域(100%)の⾧寿命化計画が策定できた。

・「管路施設の⾧寿命化計画」については、「下水道ストックマネジメント計画」へ発展継承した計画を平成30年3月に策定した。 本計画に基づき、管路施設の改築更新を実施している。
今後も年間2.5kmを目標に計画的効率的に管路の改築工事を実施していく。

達成

達成

Ｂ
Ａ
Ｂ

・熊本地震の影響で、災害復旧事業等との調整により、対象事業が先送りとなり、目標値100%を下回る81.4%となった。

※残りの施設については令和3年度完了予定

・計画どおり目標値54.7％を達成することができた。

(達成率:
達成
浸水対策完了済5,379.5ha/浸水対策予定面積5,379.5ha=100%）

・「下水道施設の⾧寿命化計画」から移行した「下水道ストックマネジメント計画」(H30.3策定)に基づき、浄化センター・ポンプ場の改築更新を実施している。
今後も計画的効率的に施設の改築更新工事を実施していく。
・引き続き重点地区について整備を進めており、今後も浸水被害の早期解消のため事業を推進していく。

・熊本地震の影響による入札不調等によ・熊本市下水道総合地震対策計画に基づき、り、期間内に1施設の耐震対策工事が実
管路施設の耐震化や浄化センター・ポンプ場の施できなかったために、目標値を下回る29.4%となったが、概ね順調に進んでいる。 耐震対策を実施している。
今後も各々の改築更新時期との整合を図り（達成率:実施済59/対象施設60=98％）ながら、順次施設の耐震対策を実施していく。
※残り1施設については令和3年度完了予定

Ａ・計画どおり目標値100％を達成することができた。

達成・熊本市下水道総合地震対策計画に基づき、熊本市地域防災計画との整合を図りつつ、今後も事業費確保に努め、順次避難所等への設置を進めていく。

1

社会資本総合整備計画【第2期】の事後評価書
下水道処理人口普及率〔656,907人／731,933人〕

89.7％【未普及地区の整備促進】〇未普及地区解消のため下水道管渠布設工事を行い、平成27年度から平成30年度までに11,877人（656,907人－645,030人）増やすことができた。また、365haの面整備を実施した。
〇地区ごとの整備面積内訳 熊本地区（228ha）、富合地区（27ha）、城南地区（24ha）、植木地区（86ha）

説明資料
合流区域の下水道(管路施設)⾧寿命化
計画策定率〔10ブロック／10ブロック〕

100％【合流区域の下水道（管路施設）⾧寿命化計画策定】〇管路施設については、当初に下水道整備に着手した合流区域859ha（245km）を対象とし、これを10ブロックに分け、整備年度の古い等地区から順次、管渠内のTVカメラ調査（路線ごとの緊急度の判定）を行い、予防保全の視点に立った改築更新及び補修等を行う路線を抽出し、詳細設計・工事を実施していく計画として、10ブロックすべてにおいて⾧寿命化計画を策定した。
〇計画に基づき、年間2.5kmを目標に計画的効率的に管路の改築工事を実施。

【合流区域10ブロック】
北区役所【改築更新イメージ】

⑤
熊本市役所

②⑦①④③⑧⑩管のリニューアル

⑨
熊本県庁

⑥
熊本市役所

施設の改築更新率
西区役所〔35施設／43施設〕

東区役所

81.4％

【施設の改築更新】〇浄化センター・ポンプ場施設については、市が所有するすべての浄化センター・ポンプ場の調査を実施し、下水道⾧寿命化計画により改築更新、部品交換等の⾧寿命化対策を実施した。
計画期間内の対象施設である43施設のうち、35施設に対して改築更新工事を実施した。

【中部浄化センター】○（改築前）消化槽の経年劣化が進み、消化ガス発電に用いる所定の消化ガス発生量が確保できない○（改築後）鋼板製の消化槽に改築更新することで、消化効率の向上により、消化ガス発生量増加に伴い、消化ガス発電の発電電力量が増加【既設コンクリート製消化槽】

経過年数55年(平成30年度当時)

南区役所【下水道管きょ整備状況】【マンホール設置状況】【鋼板製消化槽】(令和元年9月完成)【実 績】
平成27年度～平成30年度（4か年）■整備面積365ha■下水道管きょ整備延⾧ 104km■下水道処理人口

11,877人増

発電電力量の増加
約 168 万kwh/年H30°）
約 179万kwh/年（R2°）

2

社会資本総合整備計画【第2期】の事後評価書
下水道による都市浸水対策達成率〔5379.5ha／9834.2ha〕

54.7％【浸水対策の実施】〇過去の浸水実績をもとに特に被害が大きく、早急に整備を行うべき地区として「浸水対策重点６地区」を選定し事業を実施している。また、熊本駅周辺整備事業に伴う雨水流出量の増加等に伴い必要な雨水管渠の整備を実施した。
〇平成27年度から平成30年度までには、浸水重点6地区のひとつである加勢川第6排水区（若葉・秋津新町・東町の290.7ha）と坪井川第5排水区(熊本駅周辺地区の82ha）の2地区について整備を実施した。

【加勢川第6排水区】（若葉・秋津新町・東町一帯）○当該排水区では、⾧年にわたり頻繁に発生する浸水被害に悩まされてきた（25ｍｍ/ｈ程度で浸水）○熊本市では、当該地区を重点対策地区に位置付け、平成21年度から事業を実施し、平成27年6月に施設の供用開始【位置図及び対策概要】

説明資料
施設の耐震対策実施率〔59箇所／201箇所〕

29.4％

マンホールトイレの整備率〔140基／140基〕100％【施設の耐震対策の実施】〇熊本市下水道総合地震対策計画に基づき、各浄化センター・ポンプ場が有する耐震性能や施設の重要度を加味し優先順位を定め、人命の確保とともに機能の確保を考慮し、耐震対策を実施した。
〇平成27年度から平成30年度までには、9施設を耐震対策済施設とした。
【マンホールトイレの整備】〇熊本市下水道総合地震対策計画に基づき、熊本市地域防災計画
で避難所として位置づけている、市内の小・中学校および防災拠点のうち、下水道区域内にある施設を対象にマンホールトイレの設置を実施した。
〇平成27年度から平成30年度の4年間で市内の小・中学校28校に対して、140基のマンホールトイレを設置した。

【耐震対策】【マンホール整備状況位置図】（東部浄化センター管理棟）【バイパス貯留管】

開口部閉塞箇所◇壁の増打ちや開口部の閉塞等により、耐震性能を向上◇【マンホールトイレの利用状況】（内径3,250mm 延⾧1,470m）【雨水調整池】（H28熊本地震）【年度別の浸水回数】
平成27年度の供用開始以降、浸水被害が大幅に軽減!!

（貯留容量4.3万㎥）【発現効果】
beforeafter【写真位置図】
自衛隊病院

①

（道路）

下益城城南中学校（南区）（運動会での周知PR）

②

（水路）
県道高森線

①H25.8.26(時間最大26.5mm/h)②H28.6.29（時間最大39mm/h)※写真撮影については、整備により道路状況が変わっているが写真方向は同一

城西小学校（西区）

3