40093

日本建築学会大会学術講演梗概集（中国） 2008年 9 月

壁式構造試験装置の床衝撃音レベル低減量特性について
正会員
同同
床衝撃音レベル低減量

壁式構造試験装置○平光厚雄 *1
中森俊介 *2
阿部恭子 *3

正会員
同
同同

田中 学 *4
高橋 央 *5
安岡博人 *5
井上勝夫 *6

公的試験機関4試験室における床仕上げ後の軽量床衝撃音レベル測定
１．はじめに結果について図 4、図 5 に、重量床衝撃音レベル測定結果
既報 1)において 4 つの公的試験機関が所有する壁式構造の試験室のスラブのインピーダンス特性の測定を実施し、 を図 6 に示す。4 試験室の軽量床衝撃音レベル測定結果おスラブの振動特性が絶対値や周波数特性の両面において、 よび重量床衝撃音レベル測定結果を比較すると、素面時と同様に試験室によるばらつきがみられるものの、そのばらよい対応がとれていることを示した。本報では、J IS A
つきの傾向は素面時と比べて大きな変化はみられなかっ1440-1、-2 の附属書に規定される壁式構造試験装置の 4つた。の試験室において、施工誤差による床衝撃音遮断性能への3.2 床衝撃音レベル低減量測定結果影響が比較的小さい直張り系の床仕上げ構造を対象に、床3.1の結果から床衝撃音レベル低減量を算出した結果を衝撃音レベル低減量の測定を実施した結果について報告す
図 7、図 8、図 9 に示す。タッピングマシンによる床衝撃音る。
レベル低減量の測定結果をみると、試験室による床衝撃音
２．実験概要レベル低減量の測定結果に大きな差がみられなかった。タ
別報 2)と同様に壁式構造の試験装置のスラブ（スラブ厚イルカーペットの床衝撃音レベル低減量は、直張り木質フ200mm の試験室 A ～ D）において、直張り系の同一製品の床ローリング床と比較すると、試験室による測定結果の若干仕上げ構造を対象とした床衝撃音レベル低減量の測定を実のばらつきがみられる。これは、同一の試験体を 4 試験室施した。試験体は、タイルカーペットと直張り木質フローで順次使用したため、表面のパイルの‘へたり’などの劣リング床の 2 種類とし、同一のものを 4 試験室での測定に化の影響と考えられる。ゴムボール衝撃源による床衝撃音使用した。タイルカーペット床の仕様は総厚 11mm、パイルレベル低減量測定結果をみると、全ての試験室の 500Hz 帯
長 5mm、直張り木質フローリング床の仕様は総厚 13mm、緩域において、上部板材の 2 度打ちによる床衝撃音レベル低衝材厚 4mm であった。タイルカーペットと木質フローリン減量の低下がみられる。また、タッピングマシンと同様にグ床は直置きとし、接着剤や両面テープなどによるスラブ試験室による床衝撃音レベル低減量に差がみられなかっ面への固定は行わなかった。
受音点のマイクロホンの高さは別報の不均一（Random） た。以上のことから、壁式構造試験装置の試験室において、絶対値である床衝撃音レベルで差が生じているものの、直と同じとした。衝撃源にはタッピングマシンを使用し、直張り系の床仕上げ構造の床衝撃音レベル低減量について
張り木質フローリング床に関してはゴムボール衝撃源の測は、試験室による差がほとんどみられないことが確認され定も実施した。また、タッピングマシンとゴムボール衝撃た。
源は同一のものを使用し、床衝撃音の計測に用いたマイク
４．まとめ
ロホンなどの機器についても別報と同様、全て同一のもの
今回、4 つの試験室において、同一の直張り系の床仕上を使用した。
げ材であるタイルカーペットと直張り木質フローリング床３．実験結果の床衝撃音レベル低減量の実験室測定を行った結果、床衝
3.1 床衝撃音レベル測定結果
撃音レベルでは差が生じるものの、床衝撃音レベル低減量
4試験室における素面時の軽量床衝撃音レベル測定結果の値ではほとんど差が生じないことが確認することができを図 1、受音室の残響時間と室容積から算出した規準化軽た。今回使用した試験体においては、残響時間が JIS など
量床衝撃音レベル算出結果を図 2、重量床衝撃音レベル測の規定を満足していれば、受音室の吸音力や吸音処理方法定結果を図 3 に示す。4 試験室の軽量床衝撃音レベル測定の差が、床衝撃音レベル低減量の実験室測定結果に与える結果を比較すると、250Hz 帯域以上の周波数域で 5dB 程度影響は小さいことを確認することができた。今後は、施工のばらつきがみられる。規準化軽量床衝撃音レベルでみる誤差による影響が大きいと考えられる乾式二重床構造などとその差は小さくなり、今回使用したタッピングマシンはの床仕上げ構造などについても検討を進めていく予定であ同一であることからも、受音室の吸音力の違いによる差のる。
影響が大きいといえる。ゴムボール衝撃源を使用した重量
床衝撃音レベル測定結果をみると、周波数特性の違いがみ 【参考文献】
1) 中森 , 平光 , 田中 , 阿部 , 高橋 , 安岡 , 井上:「床衝撃音レベル低減量測定用試験室スラブのインピーダンス特性について」, 日本建築学られる。これは、試験室によりスラブ寸法や受音室寸法に会大会学術講演梗概集 D-1,pp.147-148,2006 年 9 月
違いがあるため、固有振動数や空間モードなどに差が生じ
2) 阿部 , 平光 , 中森 , 田中 , 高橋 , 安岡 , 井上:「実験室におけるマイクロホン高さ変化が床衝撃音レベル低減量に与える影響について」,るためと考えられる。
日本建築学会大会学術講演梗概集 D-1,2008 年 9 月
Quantity of the Reduction of Transmitted Floor Impact Sound of theReinforced Concrete Wall Construction Testing Device―201―HIRAMITSU Atsuo, NAKAMORI Shunsuke, ABE Kyoko,
TANAKA Manabu, TAKAHASHI Hisashi, YASUOKA Hirohito
and INOUE Katsuo

90808080707070

6050403020ABCD60504030201060504030ABCD201031.563125250500Octave ba nd centre frequency [Hz]図 2 規準化軽量床衝撃音レベル算出結果（素面）図 3 重量床衝撃音レベル測定結果（素面）909090808080707070

Impa ct sound pressure level [dB]

60504030605040302010

図 4 軽量床衝撃音レベル測定結果（タイルカーペット）

504030A
BC
D

10125250500
1000
2000
Octave ba nd centre frequency [Hz]31.5
63125250500
Octa ve band centre frequency [Hz]図 5 軽量床衝撃音レベル測定結果（直張り木質フローリング床）図 6 重量床衝撃音レベル測定結果（直張り木質フローリング床）

8080704070A
B
CD6030ABC
D2050⊿L [dB]

5040602010125250500
1000
2000
Octa ve band centre frequency [Hz]60ABCD4003030-102020-201010-3000125
250
500
1000
2000
Octa ve band centre frequency [Hz]図 7 床衝撃音レベル低減量測定結果（軽量 , タイルカーペット）*1 建築研究所*2 小林理学研究所*3 建材試験センター*4 日本建築総合試験所*5 ベターリビングつくば建築試験研究センター*6 日本大学理工学部

AB
C
D

10
⊿L [dB]

20A
B
C
D

Impact sound pressure level [dB]

125
250
500
1000 2000
Octav e band centre frequency [Hz]図 1 軽量床衝撃音レベル測定結果（素面）

Impa ct sound pressure level [dB]

A
B
C
D

10125
250
500
1000
2000
Octa ve band centre frequency [Hz]⊿L [dB]

Impact sound pressure level [dB]90Normalized impact sound pressure lev el [dB]

Impact sound pressure level [dB]90-40125250500
1000
2000
Octa ve band centre frequency [Hz]31.563125250500
Octa ve band centre frequency [Hz]図 8 床衝撃音レベル低減量測定結果（軽量 , 直張り木質フローリング床）

図 9 床衝撃音レベル低減量測定結果（重量 , 直張り木質フローリング床）*1 Building Research Institute*2 Kobayasi Institute of Physical Research*3 Japan Testing Center for Construction Materials*4 General Building Research Corporation of Japan*5 Center for Better Living, Tsukuba Building Research and Testing Laboratory*6 College of Science and Technology, Nihon University―202―