工事説明書
ハイブリッド蓄電システム.
ESS-H1L1
室内リモコン.
ESS-R4●●この工事説明書は、蓄電システムの保守および施工方法について、工事店様向けに説明しています。保守および施工作業従事者のみご使用ください。
●●はじめにこの工事説明書をよくお読みになり、十分にご理解のうえ、正しくご使用ください。
●●蓄電システムの保守および施工に際して下記のことを守ってください。
●●施工されるときは、本書をよくお読みになり、十分にご理解のうえ、正しく安全にご使用ください。
●●蓄電システムの施工は、電気の知識を有する専門家が扱ってください。

目次
工事を始める前に安全のために必ずお守りください.................... 4[1]設置に関する注意事項............................. 5[2]電気工事に関する注意事項..................... 8[3]一般的な取扱いに関する注意事項.......... 9[4]作業上の注意事項.................................. 10
外形寸法図....................................................... 11
各部の名称....................................................... 12

全体システム構成
標準単線結線図............................................... 14
標準接続図....................................................... 16
主な周辺機器................................................... 17

工事の流れ
工事の流れ....................................................... 19

各機器の設置蓄電ユニットの設置........................................ 20[1]荷下ろし................................................. 20[2]運搬......................................................... 20[3]開梱......................................................... 21[4]同梱物の確認.......................................... 22[5]設置場所の選定...................................... 23[6]設置前点検............................................. 23[7]基礎工事................................................. 24[8]蓄電ユニットの据付け.......................... 25
室内リモコンの設置........................................ 26[1]準備・確認............................................. 26[2]取付けアダプタ固定.............................. 26

各機器の配線接続
蓄電ユニットの配線接続................................ 27[1]メンテナンスパネル 1、メンテナンス.
パネル 2、配管パネルの取外し.......... 27[2]DC ブレーカ、PV 直流開閉器 1 ～ 4.の確認..................................................... 28[3]ケーブルの通線、PF 管の取付け........ 28[4]弱電系ケーブルの接続.......................... 29[5]直流系端子台への接続.......................... 29[6]交流系端子台への接続.......................... 30[7]蓄電ユニット、.
太陽電池の絶縁抵抗測定...................... 31

2[8]太陽電池の開放電圧測定...................... 31[9]PF 管開口部のパテ埋め....................... 32
CT の配線接続................................................ 33[1]CT の取付け........................................... 33[2]CT ケーブルの引込み、接続............... 33[3]CT にセキュリティラベル貼付け........ 33
室内リモコンの配線接続................................ 34[1]リモコンケーブル、LAN ケーブル.
の接続..................................................... 34[2]室内リモコンの取付け.......................... 34

蓄電システムの試運転
試運転を始める前に........................................ 35[1]ブレーカ、開閉器の確認...................... 35[2]蓄電ユニットの設置環境確認............... 35
試運転の実施................................................... 36[1]蓄電ユニット、室内リモコンの電源.
投入......................................................... 36[2]リモコンのガイダンスに沿っての.
試運転実行............................................. 37[3]試運転中に中止させる方法.................. 43

各種設定
ユーザーモード→サービスモードへの.
切替............................................................... 44
登録情報の入力、確認.................................... 46
設定情報 ( 詳細 ) の入力、確認..................... 47
運転情報の確認............................................... 49
お知らせリスト履歴の消去............................ 50
サービスモード→ユーザーモードへの.
切替............................................................... 50

蓄電システムの基本操作
蓄電システムの運転開始................................ 51[1]蓄電ユニット、室内リモコンの電源.
投入......................................................... 51[2]リモコン画面による操作...................... 51
蓄電システムの運転停止................................ 52[1]リモコン画面による操作...................... 52[2]蓄電ユニットの電源開放...................... 52

目次
最終作業
各種パネルの取付け........................................ 53
蓄電システムの最終確認................................ 53
日除け板取付け( 日除け板が必要な場合 )........................... 53
お客様への動作説明........................................ 54
施工完了後....................................................... 54

点検コード表示について
エラーが発生したら........................................ 55

こんなときは
主な点検方法と対処方法................................ 58
点検コードは表示されないが、.
放電しない場合............................................ 59

分割搬入の方法について
分割搬入を始める前に.................................... 60
本体と蓄電池モジュールの分割.................... 60
本体の搬送・設置............................................ 64
蓄電池モジュールの組み込み........................ 65

付録
ネットワークの設定をする............................ 67
オプション分電盤を使用した場合の.
単線結線図................................................... 72
オプション分電盤を使用した場合の.
接続例........................................................... 73
整定値一覧....................................................... 74
蓄電システム 単独運転検出方式................... 76
製品仕様........................................................... 77出力制御の設定方法について
固定スケジュールのダウンロード方法......... 78
蓄電システムの試運転.................................... 79
出力制御対象の変更........................................ 81
ユーザーモード→サービスモードへの.
切替............................................................... 82
設定情報 ( 詳細 ) の入力、確認..................... 82
固定スケジュールの読み込み方法................. 84「電力会社サーバ接続」の確認方法............... 853

工事を始める前に工事を始める前に安全のために必ずお守りください●● 設置工事を始める前に、必ず工事説明書（本書）と取扱説明書をお読みになり、正しく安全に作業を●行ってください。
●● 蓄電池は、感電および大きな短絡電流を発生する可能性があります。●
本書の「電気工事に関する注意事項」（8 ページ）を必ずお守りください。
●● ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ずお守りください。
●● 工事中に異常を発見した場合は速やかに工事を中断し、販売会社までご連絡ください。
●● 本書に記載されている内容以外の設置や加工、および販売会社指示以外の設置や加工は絶対に行わないでください。
●● 製品を廃棄する場合は、一般ゴミ、粗大ゴミとして廃棄せず、販売会社にご確認ください。
■ 次の表示は、誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分しています。

警告

取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される事項

注意

取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う可能性が想定される事項、および物的損害のみの発生が想定される事項■ 本文中で使用する図記号には次のような意味があります。
＊一般的な禁止
特定しない一般的な使用者の行動を禁止する表現＊一般的な指示＊一般的な注意
特定しない一般的な注意を促す通告＊感電注意

特定しない一般的な使用者の行動を指示
する表示
＊分解禁止

特定の条件において、感電の可能性を注意する
通告
＊火災注意

機器を分解することで感電などの傷害が起こる可能性が有る場合の禁止

特定条件において、発火、火災などの注意を促
す通告
＊高温注意
特定条件においてやけどに対する注意を促す通告4

安全のために必ずお守りください
1

設置に関する注意事項

警告■ 次のような場所には設置しない
蓄電ユニット

室内リモコン□ 標高 1500 m より高いところ□ 岩礁隣接地域□ 本書で定めている重塩害地域 (6 ページ )□ 揮発性、可燃性、腐食性およびその他の有害ガスのあるところ□ 振動、衝撃の影響が大きいところ□ 油蒸気、結露のあるところ□ 浸水の恐れがあるところ□ 電界の影響が大きいところ□ 直射日光が当たるところ※ 直射日光が当たるところに設置する場合は、日除け板 ( オプション ) をご使用ください。
□ 風通しが悪いところ※ 次の温度範囲以外のところでは、動作を停止
します●
温度 : － 20 ～ +40 ℃

工事を始める前に※蓄電システム：蓄電ユニットおよび室内リモコンの総称です。

□ 屋外□ 温度変化が激しいところ□ 揮発性、可燃性、腐食性およびその他の有害ガスのあるところ□ 振動、衝撃の影響が大きいところ□ 水蒸気、油蒸気、雨水、結露のあるところ□ 浸水の恐れがあるところ□ 電界の影響が大きいところ□ 直射日光が当たるところ□ 次の温度範囲以外のところ●
温度 :0 ～ +40 ℃、湿度 :25 ～ 85 %RH●
（ただし、結露および氷結なきこと）□ 通風を妨げ、使用条件温度を超えるような押入れや階段下などの狭い場所□ 操作が困難で、表示部が確認しづらいところ注意■ 取り付けには、必ず同梱の部材を使用する同梱されていない部材については最新の工事説明書に指定された部材を使用してください。

■ 積雪地での蓄電ユニット設置方法

積雪地では、以下の点を考慮の上、設置工事をしてください。
1. 設置環境
蓄電ユニットが雪で埋没しないような設置が必要です。
特に、背面の吸排気口が塞がれてしまうと蓄電ユニットが異常停止する可能性が高くなります。
基礎高さ、雪囲いなどにより、蓄電ユニットの埋没を防止するように工事してください。
蓄電ユニット上部に、建物の屋根などから雪庇、つららなど落下する可能性がある場合は、蓄電ユニットの破損を防止するため、蓄電ユニット上部に保護用の屋根などを設置してください。
2. 積雪荷重
   蓄電ユニットの積雪耐荷重は、6000 N/㎡にて設計されております。地方自治体により積雪耐荷重の基準が異なりますので、設置地域の条例をご確認ください。また、雪質・積雪量によりこれ以上の荷重が加わる場合がありますので、現地の積雪事情を考慮の上、屋根の設置等の対応をしてください。
3. 基礎高さ
基礎高さは、融雪水が蓄電ユニットに流れ込まない様にかさ上げをしてください。地盤面より●40 cm 以上を推奨します。また、降雪期間中は、降雪毎に除雪をお願いします。

5

安全のために必ずお守りください
塩害の影響による設置可否について工事を始める前に

本蓄電システムが設置可能な場所を下表のように定めています。
本蓄電システムは、「沖縄・離島以外の地域、かつ、重塩害以外の場所」であれば設置可能です。
地域による区分

沖縄・離島

沖縄・離島以外の地域

重塩害

×

×

重塩害以外

×

〇

塩害レベルによる区分

				〇：設置可、×：設置不可■地域による区分について
本書は、地域を「沖縄・離島」と「沖縄・離島以外の地域」で区分しています。
・離島：本土から離れ、四方を海で囲まれた島※内海に浮かぶ島、淡路島は除く。

■塩害レベルによる区分について
本書は、塩害レベルを下記のように「重塩害」と「重塩害以外」で区分しています。
●●直接潮風は当たらないが、その雰囲気内にある場所

建屋等で潮風がブロックされている

蓄電システム

潮風
海
0m

300 m

500 m

内海

1000 m

重塩害以外

外海

重塩害

重塩害以外

●●直接潮風が当たる場所

潮風が直接当たる

蓄電システム

潮風
海
0m

内海

300 m

重塩害

外海
※内海：瀬戸内海、東京湾、伊勢湾
外海：内海以外の海

6

500 m

1000 m

重塩害以外
重塩害

重塩害以外

安全のために必ずお守りください
日除け板取付け (日除け板が必要な場合)
直射日光に当たる場所に設置する場合について設置場所が下記の日除け板なし単独設置条件を満足しない場合は、日除け板を取付けてください。

日除け板なし単独設置条件
２．日がわずかでも当たる場合には、図示の範囲内であること
１．日中、建屋により日陰になる場所であること

１．日中、建屋により日陰になる場所であること※上項以外の場所は日よけ板（別売品）を使用すること※設置方向は日除け板の付く前面側を南向きとする
２．日がわずかでも当たる場合には、図示の範囲内であること（壁面に隣接している場合は、壁面と反対側に日除け板設置）※設置方向は日除け板が付く前面側を南向きとする※建屋の隣接は日除け板なし条件には考慮しない（壁面に隣接している場合は、壁面と反対側に日除け板を設置する）※上項外で日除け板なしの場合には、保証対象外※建屋の隣接は日除け板なし条件には考慮しない:NGの蓄電システム設置位置（日除け板必要）

工事を始める前に日除け板なし単独設置条件
下記の条件を満たさない場合は、日除け板( オプション ) をご使用ください。

建屋の壁面が45°以下でも建屋からはみ出しているため設置不可:OKの蓄電システム設置位置（日除け板不要）

建屋の壁面が45°以下なので、その壁に隣接した設置可能

建屋の壁面が45°以上なので、その壁に隣接した設置不可

45°以上
45°

45°以下 45°45°以下 45°7

安全のために必ずお守りください
2
工事を始める前に

8

電気工事に関する注意事項

警告■分解、改造または修理をしない

指定ユニット単位又は指定部品を使用して下さい。

■水をかけたり、手や身体が濡れた状態で作業を行わない

感電、ショートのおそれがあります。

■ 運 転 中、 及 び、DC ブ レ ー カ、PV 直 流 開
閉器がオフした後、3 分間は交流系端子台、直流系端子台に触れない

感電のおそれがあります。

■時計、指輪またはその他金属製のものを身につけて作業を行わない

感電、ショートのおそれがあります。

■電線に電圧が印加された状態で、端子台への接続作業を行わない

感電、ショートのおそれがあります。

■太陽電池との接続は、マニュアルに記載以外の方法で行わない

感電、発火のおそれがあります。

■ PV1 ～ PV4 に短絡電流が 13.5 A を超える太陽電池を接続しない

機器の故障、発火のおそれがあります。

■ PV1 ～ PV4 に開放電圧が 450 V を超える太陽電池を接続しない

機器の故障、発火のおそれがあります。

■ PV1 ～ PV4 に一瞬でも交流電圧を印加した場合は、絶対に使用しない

交流電圧が印された時点で故障している可能性があります。電源を切って修理点検をご依頼ください。

■通電中に内部を手で触れない

感電の恐れがあります。

■蓄電池は絶対に接地しない

感電の恐れがあります。

■蓄電ユニット筺体には必ず C 種接地またはD 種接地を施す
太陽電池の開放電圧が 300 V を超える場合
は C 種接地、300 V 以下の場合は D 種接地を施す

感電の恐れがあります。

■蓄電ユニットに接続する電線、ブレーカ、切替スイッチ等は指定の仕様あるいはそれと同等以上のものを使用する

火災のおそれがあります。

■配線作業を行う前に、分電盤の蓄電システム
用ブレーカ、蓄電ユニット内の DC ブレーカ、PV 直流開閉器 1 ～ 4 をオフにする

感電、ショートのおそれがあります。

■作業時は、手袋及び靴を着用し、手持ちの部
分が電気的に絶縁されている工具を使用する

感電、ショートのおそれがあります。

■電気設備技術基準、内線規程に従い、第一種
または第二種電気工事士が作業を行う

感電、ショート、発火のおそれがあります。

安全のために必ずお守りください

3■交流系端子台、直流系端子台へは、ラベルに表示されている通りに電線を接続する

焼損や発火の原因になります。

■交流系端子台、直流系端子台へ電線を接続の際、ネジは規定のトルクで斜めにならないよ
うに締付ける

焼損や発火の原因になります。

■既築住宅に設置する場合は、必要に応じて屋内配線の変更を行う

そのままで使用すると、焼損や発火の原因になります。

■配線接続には、同梱の部材を使用する

焼損や発火の原因になります。

工事を始める前に注意

一般的な取扱いに関する注意事項

警告■ペースメーカや植込み型除細動器 (ICD) を使用している方は装置に触れたり、手の届く範囲に近づかない

ペースメーカが誤動作するおそれがあります。

■重要負荷出力へは、

左記の事柄を守らないと、接続した機器が正しく動作せずに身体の安全を損ねたり、データが破損したりする場合があります。

・生命に関わる機器 ( 医療機器等 ) を絶対に接続しない
・電源瞬断があると不具合を生じる機器 ( デスクトップ PC 等 ) を絶対に接続しない■蓄電ユニットに高温の機器を近づけない

蓄電ユニット内部の温度が上昇して、異常停止する場合があります。

■フロントパネル、メンテナンスパネルを開けない

感電のおそれがあります。

■フロントパネルを開けて蓄電ユニット内部に手を触れない感電のおそれがあります。

■煙が出たり、異臭がする場合は分電盤内の蓄電システム用ブレーカ、非常時兼用コンセン
トブレーカをオフにする

そのまま使用すると、火災の原因になります。
販売店にご連絡ください。

9安全のために必ずお守りください工事を始める前に注意

4■蓄電ユニットの上には、重量物を置かない

蓄電ユニットが変形し、けが、故障の原因になります。

■吸排気口に物 ( 金属、紙、水など ) を差し込
んだり、中に入れない排熱ができなくなり、蓄電ユニット内部の温度が上昇して、異常停止する場合があります。

■夏場の運転中は、蓄電ユニットのケース表面には触れない夏場の暑い時期は、ケース表面温度が 60℃以上になるので、触れるとやけどをするおそれがあります。

■シンナー、ベンジン、アルコールなどの薬品を含んだ布で拭かない

左記の事柄を守らないと、製品の変色の原因になります。

■長期間、「放電」「待機」に設定しない

蓄電池が充電されないために使用できなくな
り、電池交換 ( 有償 ) となる可能性があります。

■点検コードが出た状態で放置しない蓄電池が使用できなくなり、電池交換 ( 有償 )となる可能性があります。

■近隣にアマチュア無線のアンテナがある場所には設置しない

アマチュア無線に受信障害を与えるおそれがあります。

■取扱説明書を熟読して正しく使用する

ご使用される前には、取扱説明書や製品の注
意書きをよくお読みになり、正しくご使用ください。誤った使用は故障の原因となる可能性があります。

作業上の注意事項

注意10■雨天、降雪時には作業を行わない

感電の恐れがあります。

■蓄電池を火やストーブのそば、直射日光の強いところなどの高温の場所に置かないやけど、発火の可能性があります。

■蓄電池を毛布等静電気が発生しやすい場所に置かない蓄電池にダメージを与える可能性があります。

■蓄電池の端子を絶対触らない

感電の恐れがあります。

■帯電しやすい衣類を着用しない

静電気により蓄電システムにダメージを与える可能性が有ります。

■静電対策のため、必ず、指定の静電気除去ポ
イントを触ってから作業を行う

蓄電池システムにダメージを与える可能性が有ります。

■蓄電池モジュールは１個あたり約 23 kg あります。蓄電池モジュールを蓄電ユニットから取り外す際には、必ず両手で十分気を付けて取り外す

落下によりけがおよび、強い衝撃により、蓄電池が、内部短絡状態になり、非常に危険な状態になることがあります。

■蓄電池モジュールの固定ネジは既定のトルクで締め付ける（規定トルク：2.0 N・m）

締めすぎるとネジ山が潰れてゆるみの原因となります。

外形寸法図工事を始める前に蓄電ユニット

300

1250

1060

室内リモコン
シリアルナンバー
室内リモコン
TYPE ESS-R4
No NDN1TF4******
MAC 000190******
ニチコン株式会社

リモコン天面
170

23.1

MADE IN JAPAN

裏面ラベル拡大
リモコンコネクタΪᩓᵍ્ᩓ ‫ٽ‬ᨗήႆᩓ

ᐯᇌᢃ᠃

ໜ౨

ἼἍἕἚ

ニチコン株式会社

ᵭᵤᵤ

ᩓเ

140

ᵭᵬ

リモコン

電源スイッチ（スライドスイッチ）

室内リモコン
TYPE ESS-R4
No NDN1TF4******
MAC 000190******MADE IN JAPAN

LAN
未使用

リモコン正面

リモコン左側面

ᵳᵱᵠᵏ

LANコネクタᵳᵱᵠᵐUSB

リモコン裏面

リモコン右側面

リモコン底面未使用

未使用

ＬＡＮコネクタ部

11各部の名称工事を始める前に

メンテナンスエリア1

配管エリア
メンテナンスエリア2

運転表示ランプ： 蓄電システムの状態を表示します。
緑

橙

黄

赤

サービス用ボタン： 操作しないでください

メンテナンスエリア1

サービス用端子 ： 使用しないでください

DCブレーカ ： 蓄電池の開閉、過電流/過負荷保護を行います
系統

重要負荷出力交流系端子台
U

N(O)

W

L1

N

L2

空き
ビス M5

リモコンコネクタ ： リコモンケーブルを接続します
ExtPV_CTコネクタ ： ExtPV_CTケーブルを接続します(本製品以外の太陽光発電を設置しない場合はこのコネクタは使用しません)

弱電系コネクタ

AC_CTコネクタ ： AC_CTケーブルを接続します
直流系端子台

PV1
－

PV2
＋

－

＋

PV3
－

＋

PV4
－

＋
ビス M5

12

各部の名称

PV直流開閉器1 : PV1の開閉を行います
PV直流開閉器2 : PV2の開閉を行います
PV直流開閉器3 : PV3の開閉を行います

工事を始める前に

メンテナンスエリア2PV直流開閉器4 : PV4の開閉を行います

配管エリア

PF管コネクタ3 (φ22用) : PFD管φ22またはPFS管φ22を接続し、リモコンケーブル、
AC_CTケーブル、
ExtPV_CTケーブルを通線します

PF管コネクタ2 (φ36用)：PFD管φ36を接続し、その中にPVケーブル1 ～PVケーブル4を通線します

PF管コネクタ1 (φ36用)：PFD管φ36またはPFS管φ36を接続し、その中に系統ケーブル、
重要負荷ケーブル、
接地線を通線します13

全体システム構成
標準単線結線図●● 本システムの標準単線結線図を示します。
全体システム構成●● 蓄電システムには最大約 40 A の電流が流れます。ご家庭の契約電力は、それ以外の機器に流れる電流値も考慮して決定してください。
●● 分電盤の仕様、他機器の設置状態、配線の状態によっては、標準単線結線図どおりに結線できない場合があります。ご不明な点につきましては、販売店にお問い合わせください。
●● オプション分電盤 BH-T0077 を使用する場合は、付録の「オプション分電盤を使用した場合の単線結線図」（72 ページ）を参照してください。
●● 2 kW 出力の太陽電池を最大 4 回路 (PV1 〜 PV4) 接続できますが、蓄電ユニットの太陽電池の最大接続容量は 6 kW になります。
●● 重要負荷出力端子に接続できる負荷は、片相最大 2.95 kVA、2 相合計最大 5.9 kVA になります。●
それ以上の負荷を接続すると、蓄電システムが停止したり、非常時兼用コンセントブレーカがトリップする
おそれがありますのでご注意願います。
●● 家庭用燃料電池コージェネレーションシステム ( エネファーム等 ) を併設する場合●
・A の位置に接続 … ニチコン指定の適合機種のみ併設可能です。適合機種以外のエネファームは併設しないでください。●
通常時 ( 蓄電システム連系運転時 ) ・・・一般負荷にエネファームの発電電力を供給●
停電時 ( 蓄電システム自立運転時 ) ・・・停止●●
・B の位置に接続 … ニチコン指定の適合機種かつ逆潮流しないタイプの機種のみ併設可能です。それら以外のエネファームは併設しないでください。●
通常時 ( 蓄電システム連系運転時 ) ・・・重要負荷にエネファームの発電電力を供給●
停電時 ( 蓄電システム自立運転時 ) ・・・蓄電システムの自立出力と連携して運転。重要負荷にエネ●						  ファームの発電電力を供給●●
A、B 以外の位置に設置した場合、エネファームが所望の動作をしない場合がありますのでご注意ください。
●● 接地について●・蓄電ユニットの筺体接地は●太陽電池の開放電圧が 300V を超える場合 … C 種接地●
太陽電池の開放電圧が 300V 以下の場合 … D 種接地●を施してください。●( ただし、地絡を生じた場合に 0.5 秒以内に電路を自動的に遮断する装置を施設した場合は、●C 種接地、D 種接地共に接地抵抗を 500 Ω以内にすることができます。)●●
・蓄電ユニットの筺体接地と太陽電池の架台接地は別々の独立した接地棒に接続してください。●( 外部ノイズにより、蓄電システムの誤動作やテレビ、ラジオ、無線機器等への電波障害を●引き起こすおそれがあります。)

14

全体システム構成⣔⤫ 㻝䃥㻟㼃 㻝㻜㻜㻛㻞㻜㻜㼂全体システム構成ዎ⣙䝤䝺䞊䜹䜎䛯䛿㻹㻯㻯㻮䐪 㻭㻯㼋㻯㼀䜿䞊䝤䝹㻯㼀㽢㻞㻔㼁┦䚸㼃┦㻕
䐣㏫₻ὶ㜵Ṇ⏝㻯㼀㻸㻷㻝䃥㻟㼃 㻝㻜㻜㻛㻞㻜㻜㼂ኴ㝧ගⓎ㟁⏝䝤䝺䞊䜹㻟㻼୺ᖿ䝤䝺䞊䜹
㻟㻼䐟⵳㟁䝅䝇䝔䝮⏝䝤䝺䞊䜹㻟㻼䐧᥋ᆅ⥺䐫 㻱㼤㼠㻼㼂㼋㻯㼀䜿䞊䝤䝹㻸䐥⣔⤫䜿䞊䝤䝹᥋ᆅᲬ㻷䐦㔜せ㈇Ⲵ䜿䞊䝤䝹⵳㟁䝴䝙䝑䝖
⟂య᥋ᆅศᒱ䝤䝺䞊䜹

䞉䞉䞉㻝䃥㻟㼃 㻝㻜㻜㻛㻞㻜㻜㼂㻱䝸䝰䝁䞁 㻱㼤㼠㻼㼂㼋㻯㼀 㻭㻯㼋㻯㼀㻼㼂 㻼㻯㻿

㻭㻝䃥㻟㼃 㻝㻜㻜㻛㻞㻜㻜㼂㻯㼀㽢㻝㻔㼁┦㻕䐤እ㒊㻼㼂㟁ຊ┘ど⏝㻯㼀㔜⏝㈇Ⲵฟຊ

⣔⤫

୍⯡

୍⯡

୍⯡

୍⯡

㈇Ⲵ

㈇Ⲵ

㈇Ⲵ

㈇Ⲵ

䜶䝛䝣䜯䞊䝮஺ὶ⣔ᙅ㟁⣔⵳㟁䝴䝙䝑䝖

୍⯡ᐙ㟁〇ရ

┤ὶ⣔㻰㻯㻝䃥㻟㼃 㻝㻜㻜㻛㻞㻜㻜㼂
㻼㼂㻝

㻼㼂㻞

㻼㼂㻟

㻰㻯

㻰㻯

㻔⵳㟁㻕

㻼㼂㻠

㻔⣔⤫㻕
䐠ษ᭰䝇䜲䝑䝏

ኴ㝧㟁ụ
㻰㻯

㻟㻼

㻰㻯

䈜䜶䝛䝣䜯䞊䝮➼䜢ేタ䛩䜛ሙྜ䛿㻭䜎䛯䛿㻮䛾఩⨨䛻᥋⥆䛧䛶䛟䛰䛥䛔䐨㻼㼂䜿䞊䝤䝹㻝㻌ࠥ 㻼㼂䜿䞊䝤䝹㻠ᮏ〇ရ௨እ䛾ኴ㝧ගⓎ㟁䐩 䝸䝰䝁䞁䜿䞊䝤䝹

ኴ㝧㟁ụ

ኴ㝧㟁ụ

ኴ㝧㟁ụ

ኴ㝧㟁ụ
䐡 㠀ᖖ᫬ව⏝䝁䞁䝉䞁䝖䝤䝺䞊䜹㻟㻼ኴ㝧㟁ụᯫྎ

䝸䝰䝁䞁ኴ㝧㟁ụᯫྎ᥋ᆅ

ᐊෆ䝸䝰䝁䞁
㻸㻭㻺᥋ᆅᲬ䈜⵳㟁䝴䝙䝑䝖⟂య᥋ᆅ䛸ኴ㝧㟁ụᯫྎ᥋ᆅ䛿ู䚻䛾⊂❧䛧䛯᥋ᆅᲬ䛻᥋⥆䛩䜛㻮㻝䃥㻟㼃 㻝㻜㻜㻛㻞㻜㻜㼂䐢 㠀ᖖ᫬ව⏝䝁䞁䝉䞁䝖ศᒱ
䝤䝺䞊䜹䞉䞉䞉㻸㻭㻺䜿䞊䝤䝹
㔜せ

㔜せ

㔜せ

㔜せ

㈇Ⲵ

㈇Ⲵ

㈇Ⲵ

㈇Ⲵ

䜶䝛䝣䜯䞊䝮䝹䞊䝍䞊➼㔜せᐙ㟁〇ရ

䝛䝑䝖䝽䞊䜽

15

全体システム構成

標準接続図

全体システム構成●● 標準単線結線図をベースとした標準接続図を示します。
●● 分電盤の仕様、他機器の設置状態、配線の状態によっては、標準接続図どおりに接続できない場合があります。ご不明な点につきましては、販売店にお問い合わせください。
●● オプション分電盤 BH-T0077 を使用する場合は、付録の「オプション分電盤を使用した場合の接続例」(73 ページ ) を参照してください。

注意

切替スイッチの重要負荷端子に商用電源もしくは蓄電ユニットの重要負荷出力を絶対に接続しないでください。蓄電システムが破壊します。
系統 1φ3W 100/200V
U NW
WH
契約ブレーカを設置しない場合は、代わりにMCCBを設置してください。

WH

契約
ブレーカ
または
MCCB

⑤逆潮流防止用CT
入L

L※Lが系統側になりますK

太陽光発電用
ブレーカ①蓄電システム用
ブレーカ

K

入

一般負荷

重要負荷

(商用)

入

主幹ブレーカ※Lが系統側に L
なります
K

入

入

(蓄電)

④非常時兼用コンセント
分岐ブレーカ②切替スイッチ⑥外部PV電力
監視用CT

重要負荷
⑨接地線
(IV5.5sq)③非常時兼用コンセント
ブレーカ

蓄電ユニット交流系端子台

本製品以外の
太陽光発電

C種
または
D種

⑬ ExtPV̲CTケーブル⑧重要負荷ケーブル(配線長20m以下：CV5.5sq、20〜40m：CV8sq)

一般負荷
室内リモコンルーター等

ネットワークLANケーブル⑪リモコンケーブル
リモコン

直流系端子台⑫ AC̲CTケーブル

ExtPV̲CT
AC̲CT

メンテナンスエリア1⑦系統ケーブル(配線長30m以下：CV8sq、30〜40m：CV14sq)

交流系端子台系統
U N(O) W

重要負荷出力N L2 空き

L1⑩PVケーブル1〜PVケーブル4(配線長〜70m：CV 3.5sq)

直流系端子台
PV1

PV2

PV3

− ＋ − ＋ −C種またはD種
太陽電池
太陽電池架台16

分岐ブレーカ

(重要負荷)

太陽電池

太陽電池

太陽電池

PV4

＋ −

＋

全体システム構成

主な周辺機器●● 蓄電システムの主な周辺機器ついては、下表の仕様を満足する製品を使用してください。
●● 幹線のケーブル、電線は契約電力、家庭負荷の大きさに応じて決定してください。
部品

員数

調達方法

仕様

備考

【オプション分電盤を使用しない場合】①

蓄電システム用●
ブレーカ② 切替スイッチ

1

現地手配

OC 付漏電遮断器 (ELCB)
逆接続可能型
3P3E
単 3 中性線欠相保護機能なし
AT( 定格電流 ) ： 50 A

1

現地手配

3P
定格電流 ： 60 A
( 日東工業 DS63 3P 60 A)③

非常時兼用コンセント●
ブレーカ

1

現地手配

OC 付漏電遮断器 (ELCB)
逆接続可能型
3P3E
単 3 中性線欠相保護機能あり
AT( 定格電流 ) ： 30 A④

非常時兼用コンセント
適宜
分岐ブレーカ

現地手配

ご家庭の重要負荷の分岐方法に応じて選定してください

全体システム構成No.

【オプション分電盤を使用する場合】①～ オプション分電盤④

1

選択オプション

⑤ 逆潮流防止用 CT

2

同梱物
内径φ 16 ： CTF-16( 選択オプション ) ( 内径φ 24 ： ESS-CT20)

1

選択オプション

適宜

現地手配

⑥

外部 PV 電力監視用
CT⑦ 系統ケーブル⑧ 重要負荷ケーブル

適宜

現地手配

BH-T0077-1-C1-R

太い電線に取付ける場合
は、選択オプション品をご手配ください

本製品以外の太陽光発電
内径φ 16 ： CTF-16 ( ⑬とセット ) を設置する場合にご手配ください
分電盤～蓄電ユニットの配線長～ 30 m： CV8sq × 3C
30 m ～ 40 m： CV14sq × 3C

分電盤～蓄電ユニットの配線長～ 20 m： CV5.5sq × 3C
20 m ～ 40 m： CV8sq × 3C

⑨ 接地線
⑩

PV ケーブル 1 ～ ●PV ケーブル 4⑪ リモコンケーブル

適宜

現地手配

IV5.5sq( 緑 )

適宜

現地手配

CV3.5sq × 2C

20m
40m

必須オプション

20m … ESS-R22
40m … ESS-R24

17

全体システム構成

18⑫ AC_CT ケーブル

20m
30m
40m

⑬ ExtPV_CT ケーブル

20m
30m
40m

― 契約ブレーカ

1

必須オプション

20m … ESS-C22
30m … ESS-C23
40m … ESS-C24

選択オプション

20m … ESS-C32 ( ⑥とセット )30m … ESS-C33 ( ⑥とセット )40m … ESS-C34 ( ⑥とセット )既存設備

・契約電力に応じて設置してください
・契約ブレーカがない場合は、配線用遮断器 (MCCB) を設置してください
・系統との接続位置・方法は最寄りの電力会社営業所へご確認ください― 太陽光発電用ブレーカ

1

既存設備

実際に流れる電流や本製品以外の太陽光発電の仕様に応じて選定してください。
必要に応じて送り端子台を設けてください。

― 主幹ブレーカ1

既存設備

ご家庭の一般負荷に応じて選定してください― 分岐ブレーカ

適宜

既存設備

ご家庭の一般負荷に応じて選定してください― LAN ケーブル

適宜

現地手配

CAT5e 以上の非シールドまたはシールド LAN ケーブル

― はさみ金具1

現地手配

取付けアダプタ固定用

― 皿ネジ

適宜

現地手配

取付けアダプタ固定用― PF 管φ 36

適宜

現地手配

PFD 管φ 36 または PFS 管φ 36( ※ PV ケーブル 1 ～ 4 の配管はPFD 管φ 36 を使用。それ以外は環境に応じて、PFD 管、PFS 管のうち適切な方を選定してください。)― PF 管φ 22

適宜

現地手配

PFD 管φ 22 または PFS 管φ 22( ※環境に応じて、PFD 管、PFS 管のうち適切な方を選定してください。)― 日除け板1

選択オプション

― アンカーボルト

4

現地手配

蓄電ユニット据付用― ナット M124

現地手配

アンカーボルト固定用― バネ座金 M12

4

現地手配

アンカーボルト固定用― 平座金 M124

現地手配

アンカーボルト固定用

ESS-H2

本製品以外の太陽光発電を設置する場合にご手配
ください

直射日光が当たる場所に設置する場合にご手配ください
すべて同一の材質とし、鉄系のものをご手配ください

工事の流れ設置工事

1

蓄電ユニットの設置☞ 20 ページ

2

室内リモコンの設置☞ 26 ページ

分割搬入が必要な場合は「分割搬入の方法について (60 ページ )」を参照してください

1

蓄電ユニットの配線接続☞ 27 ページ2

CT の配線接続☞ 33 ページ

3

室内リモコンの配線接続☞ 34 ページ

工事の流れ

配線接続工事

試運転が完了していない場合

試運転

1

試運転を始める前に☞ 35 ページ

2

試運転の実施☞ 36 ページ

各種設定

1

登録情報の入力、確認☞ 46 ページ

2

設定情報 ( 詳細 ) の入力、確認☞ 47 ページ3

運転情報の確認☞ 49 ページ

4

お知らせリストの履歴の消去☞ 50 ページ

5

サービスモード→ユーザーモードへの切替☞ 50 ページ※本製品は試運転を完了しないと本運転できない仕様となっているため、試運転が完了していな
い場合はリモコン起動後、「試運転の実施」が始まります。
試運転が完了している場合で再度入力、確認する場合

基本操作

蓄電システムの運転開始

各種設定

基本操作

☞ 51 ページ

1

ユーザーモード→サービスモードへの切替☞ 44 ページ2

登録情報の入力、確認☞ 46 ページ

3

設定情報 ( 詳細 ) の入力、確認☞ 47 ページ4

運転情報の確認☞ 49 ページ

5

お知らせリストの履歴の消去☞ 50 ページ

6

サービスモード→ユーザーモードへの切替☞ 50 ページ

蓄電システムの運転停止☞ 52 ページ1

各種パネルの取付け☞ 53 ページ2

蓄電システムの最終確認☞ 53 ページ3

日除け板取付け ( 日除け板が必要な場合 )☞ 53 ページ

4

お客様への動作説明☞ 54 ページ5

施工完了後☞ 54 ページ

蓄電システムの運転開始☞ 51 ページ

最終作業

本運転開始

基本操作

エラーが発生したら ( リモコン画面に点検コードが表示されたら )「点検コード表示について (55 ページ )」「こんなときは (58 ページ )」を参照して対処してください

19

各機器の設置
蓄電ユニットの設置
1

荷下ろし
ベルトは、必ず 300 kg 以上の質量に耐えられるものを使用してください。

各機器の設置
帯かけする

ベルト位置

ベルトのかけ方例

2

運搬
製品底部にプロテクタ（保護材）を準備していますので、フォークリフトでの運搬が可能です。●
十分に注意して運搬してください。

20

各機器の設置
3開梱
蓄電システムの開梱は、下図に基づいて順番に取り出してください。
その後、同梱物（同梱物一覧は次ページに記載）を確認してください。
■ 手順① PP バンドを取り外す
バンド固定で底面にあるフォーク爪プロテクタ
も、同時に外れます。

付属品

各機器の設置② 付属品箱を取り外す③ 段ボールと PE シートを取り外す

段ボール+
PE シート等

製品本体

アンカーベース
スペーサ
フォーク爪
プロテクタ

● アンカーベーススペーサの取り外し
製品の脚周りの損傷保護のため、アンカー据付け直前に取り外してください。●（蓄電ユニットの据付け 25 ページ参照）

アンカーベーススペーサ

21

各機器の設置
4

同梱物の確認部品の過不足や傷の有無を確認してください。
袋入

部品名

形状

用途

員数

室内リモコン

外形寸法：140 × 170 × 23.1

1

取付けアダプタ室内リモコン取付け用

1

CT

逆潮流防止用 CT( 系統 )U 相、W 相 ： CTF-16

2

各機器の設置

絶縁キャップ14mm 用系統 _U、系統 _N(O)、系統 _W、予備 (1 個 )14mm2 用赤
系統 _U

絶縁キャップ14mm 用白系統 _N(O)1

絶縁キャップ1

絶縁キャップ

系統 _W
14mm 用黒8mm2 用系統 _U、系統 _N(O)、系統 _W、予備 (1 個 )系統 _U
8mm2 用赤

絶縁キャップ

8mm 用白系統 _N(O)1

絶縁キャップ

8mm2 用黒

系統 _W

1

2

丸形端子
☆

2
2

丸形端子
☆

2

8mm 用
重要負荷出力 _L1、重量負荷出力 _N、重要負荷出力 _L2、
予備 (1 個 )8mm2 用赤
重要負荷出力 _L1

4
1

4
1

2

丸形端子
☆

絶縁キャップ
絶縁キャップ
絶縁キャップ

☆

☆

☆

22

1

絶縁キャップ

8mm2 用白
重要負荷出力 _N
28mm 用黒
重要負荷出力 _L2
5.5mm2 用
重要負荷出力 _L1、重量負荷出力 _N、重要負荷出力 _L2、●アース、予備 (1 個 )5.5mm2 用赤重要負荷出力 _L1

絶縁キャップ
絶縁キャップ5.5mm2 用白5.5mm2 用黒重要負荷出力 _N
重要負荷出力 _L2

1
1

絶縁キャップ5.5mm2 用緑

アース

1

丸形端子

3.5mm2 用
PV1_+、PV1_-、PV2_+、PV2_-、PV3_+、PV3_-、
PV4_+、PV4_-、予備 (1 個 )9絶縁キャップ3.5mm2 用赤PV1_+、PV2_+、PV3_+、PV4_+4絶縁キャップ3.5mm 用青PV1_-、PV2_-、PV3_-、PV4_-4PF 管サドル ( 黒 )PF 管φ 36 固定用

2PF 管サドル ( 白 )PF 管φ 22 固定用

1M4 × 18

4

丸形端子
☆

4

2

PF 管サドル●
固定用ネジ
結束バンド 1●
（プッシュロック付き）

PF 管サドル 1 個につき 1 本、予備 (1 本 )

1
1
5
1

弱電系ケーブル固定用 ( 予備 1 本 )2結束バンド 2弱電系ケーブル固定用 ( 予備 1 本 )

2

角スペーサ

蓄電ユニット据付け用( 外形寸法 50 × 50 × 5

4

ワッシャ

蓄電ユニット据付け用

4

穴寸法 φ 20)

パテー

PF 管開口部充填用

1

☆

取扱説明書

ー

ー

1

☆

分電盤ラベルセットー

分電盤ラベル、セキュリティラベル

1

☆

検査成績書

ー

ー

1

各機器の設置
5

設置場所の選定
本蓄電ユニットは、作業性 / 操作性 / 放熱性能を確保するために、
前面：450mm 以上、左側面：300mm 以上、右側面：500mm 以上、背面：50mm 以上のスペースが必要です。
設置するにあたって、上記のスペースを確保してください。( 下図参照 )設置スペース図※製品背面の吸排気口をふさがないようにご注意ください。
各機器の設置

作業スペース200 以上

正面図／上面図
50 以上
300
以上

蓄電ユニット

500
以上

(左)

蓄電ユニット(右)作業スペース450 以上

(前)
基礎
地盤

6

設置前点検
蓄電ユニットの設置環境確認
設置完了報告書に蓄電ユニットの前方 / 後方 / 左方 / 右方 / 上方のスペース、及び設置の方角を記入してください。
また、設置環境が分かる写真を添付してください。

23

各機器の設置
7 基礎工事アンカー仕様、コンクリート強度などについて、「本体重量 257 kg、寸法 1060 × 300 ×1250mm」に耐える基礎になるよう専門の工事事業者と十分ご相談のうえ、実施してください。
基礎の上面の窪みをなくし、アンカーベースとの間に隙間が生じないように仕上げてください。
基礎とアンカーベースの間に隙間があると、そこに水や汚泥が侵入し、錆や腐食の原因になります。
※ 現地手配品であるアンカーボルト、ナット M12、
バネ座金 M12、
平座金 M12 は同一の材質とし、鉄系のものを使用してください。異なる材質のものを使用すると錆や腐食の原因になります。

1090
810±5
4-M12 アンカーボルト（鉄系のもの）

270±5 110

120

600

各機器の設置

標準配置※破線は蓄電システム本体の配置場所を示しています。
※アンカーピッチ
横: 810mm±5mm
奥行: 270mm±5mm

地盤面

100

アンカー
飛び出し長さ100 50 200

35 ~ 45＜前面＞※アンカー飛び出し長さ
最長: 45mm
すてコンクリート
最短: 35mm
砕石※アンカー打ち込み深さ: 110㎜

置き基礎を使用する場合は、転倒などしないよう十分な強度を有する製品を選定してください。
ベースレールのような簡易的な基礎は使用できません。
推奨製品：東洋ベース製 HE500-SPN または HE500-SPN2
置き基礎を使用する場合は、置き基礎メーカー指定の工事説明書に従って施工してください。

24

各機器の設置
8

蓄電ユニットの据付け
蓄電ユニットの据付け穴（4 カ所）にアンカーボルトを合わせて、固定してください。

アンカー位置への固定

指定部品：ナットM12
指定部品：バネ座金M12
指定部品：平座金M12
同梱品：ワッシャ
同梱品：角スペーサ

各機器の設置

アンカーベース
アンカーベース
スペーサ
スペーサ※アンカーベーススペーサは、製品を持ち上げた際に、外します。
（PPバンドをカットしてください）※ 置き基礎として東洋ベース製（HE500-SPN または HE500-SPN2）を使用する場合は、本製品同梱のワッシャは使用せず、置き基礎付属のワッシャを使用してください。
※ アンカーベーススペーサは、製品の脚周りの損傷保護のため、アンカー据え付け直前での取り外しをお願いします。

25

各機器の設置

室内リモコンの設置
1

準備・確認●● 室内リモコンの周囲は、換気、操作性が保てる場所に設置してください。
●● 事前に、リモコンケーブル、LAN ケーブルの引込みを行っておいてください。
●● 取付けアダプタを固定するためのはさみ金具と M4 の皿ネジを準備してください。

2

取付けアダプタ固定

各機器の設置(1) 室内リモコンを取付ける場所を決めます。はさみ金具 ( 例 : らくワーク ) の寸法に合わせて決めてください ( 図 1)。
(2) はさみ金具の取付け位置に合わせて、リコモンケーブル、LAN ケーブルを通すための穴を壁に開けます ( 図 2)。●
開口部はビスの間隔より若干広めに開けてください。
探知用アルミ箔

固定用木ネジ穴
122

23
162

図1

はさみ金具（例 : らくワーク）

図2

壁に穴をあける(3) 取付けアダプタをはさみ金具を使って壁に固定します。( 図 3)
はさみ金具等
石膏ボード開口部

左側面

取付アダプター83.5mm92mm

ネジ（M4×3）

図3※ はさみ金具と M4 の皿ネジは同梱されていません

注意
ナベネジなどの頭の丸いネジを使用するとリモコンを変形させてしまうおそれがあります。
必ず皿ネジなどの頭の平らなネジを用いてください。

以下は「室内リモコンの配線接続」(34 ページ ) を参照してください。

26

各機器の配線接続
蓄電ユニットの配線接続
蓄電ユニットの配線接続を行うときは、下記の警告文をよく読んで安全に作業を行ってください。

警告・蓄電池及び本機器接続の電路は絶対に接地しないでください。

・交流系端子台と直流系端子台の端子に 2 本以上の電線を共締めしないでください。
・配線接続中は、分電盤内の蓄電システム用ブレーカ、.

・分電盤内の切替スイッチの配線が正しいことを確認し、「O( 中立 )」または「系統」側.
にしてください。
※切替スイッチの配線が間違っていると、蓄電システムを運転した際に蓄電ユニットが.
破壊するおそれがあります。
・電気設備技術基準、内線規程に従い、第一種または第二種電気工事士が作業してください。

1

各機器の配線接続

蓄電ユニット内の DC ブレーカ、PV 直流開閉器 1 ～ 4 をすべてオフにしてください。

メンテナンスパネル 1、メンテナンスパネル 2、配管パネルの取外し各パネルを固定してあるネジを取外して、各パネルを取外してください。

27

各機器の配線接続
2

DC ブレーカ、PV 直流開閉器 1 ～ 4 の確認
メンテナンスエリア 1 内の DC ブレーカ、メンテナンスエリア 2 内の PV 直流開閉器 1 ～ 4 がすべてオフになっていることを確認してください。

メンテナンスエリア 1

メンテナンスエリア 2
DCブレーカオフ

オフ
各機器の配線接続

左からPV直流開閉器1～43ケーブルの通線、PF 管の取付け

指定のケーブルを引込み、PF 管コネクタ 1 には PFD 管φ 36 または PFS 管φ 36、PF 管コネクタ 2 には PFD 管φ 36、PF 管コネクタ 3 には PFD 管φ 22 または PFS 管φ 22 を接続してください。
その後、φ 36 の電線管をサドル ( 黒 )、φ 22 の電線管をサドル ( 白 ) で固定してください。
各 PF 管には下記のケーブルが収まります。
※系統ケーブル、重要負荷ケーブルの配線長は 40m 以下、PV ケーブル 1 〜 PV ケーブル 4 の配
線長は 70m 以下にしてください。

PF管1 (PFD管φ36またはPFS管φ36 ※配管環境に応じて適切な方を選定)
・系統ケーブル(配線長が30 m以下) CV8sq × 3C
(配線長が30 m～40 m) CV14sq × 3C
・重要負荷ケーブル(配線長が20 m以下) CV5.5sq × 3C
(配線長が20 m～40 m) CV8sq × 3C
・接地線IV5.5sq
PF管2 (PFD管φ36)・PVケーブル1 CV3.5sq×2C・PVケーブル2 CV3.5sq×2C・PVケーブル3 CV3.5sq×2C・PVケーブル4 CV3.5sq×2C
PF管3 (PFD管φ22またはPFS管φ22 ※配管環境に応じて適切な方を選定)
・リモコンケーブル
・AC_CTケーブル
・ExtPV_CTケーブル(本製品以外の太陽光発電を設置する場合)28

各機器の配線接続
4 弱電系ケーブルの接続

弱電系コネクタに専用のリモコンケーブル、( 本製品以外の太陽光発電がある場合は )ExtPV_CT ケー
ブル、AC_CT ケーブルを接続してください ( 左図参照 )。その後、付属の結束バンドを使って弱電系ケーブルを固定してください ( 右図参照 )。
※ ExtPV_CT ケーブル、AC_CT ケーブルは「分電盤」と表記したシールが貼っていない側を引き込んでください。
※接続しにくい場合は、ハーネスガードを一旦外して作業することが可能です。ハーネスガードを固定してあるネジ (2 カ所 ) を取り外して、接続後に再度取付けてください。
ハーネスガード

リモコンケーブル

AC_CTケーブル

各機器の配線接続

ExtPV_CTケーブル

5 直流系端子台への接続
直流系端子台に PV ケーブル 1 ～ PV ケーブル 4 を付属の丸形端子、絶縁キャップを使って接続してください。

※端子台のネジ締付けトルク： 2.0 ～ 2.5 N・m

警告
プラスとマイナスは絶対に逆に接続しないでください。蓄電システムが破壊するおそれがあります。
インパクトドライバ等の過剰なトルクがかかる工具で締付けないでください。
昼間、太陽電池は発電状態になりますので、接続する前に下記の事項を確認してください。
・太陽電池に電線が接続されていないこと
・電線に電圧が印加されていないこと
・PV 直流開閉器 1 ～ 4 がすべてオフになっていること
PV ケーブルは蓄電ユニット→太陽電池側の順に接続してください。
太陽電池と PV ケーブルとの接続作業は、日没後に行うか、日中に作業する場合は、太陽電池に遮光シートをかぶせて行ってください。

29

各機器の配線接続

PVケーブル1

拡大図
PV1

PV2

PV3

PV4

PVケーブル2
PVケーブル3

－

＋

－

＋

－

＋

－

＋

PVケーブル4

各機器の配線接続

6 交流系端子台への接続

交流系端子台に系統ケーブル、重要負荷ケーブル、接地線を付属の丸形端子、絶縁キャップを使って接続してください。
※端子台のネジ締付けトルク ： 2.0 ～ 2.5 N・m

警告
インパクトドライバ等の過剰なトルクがかかる工具で締付けないでください。

電線に電圧が印加されていないことを確認してから、作業してください。

E端子への接地は、PV1～4の開放電圧が300Vを超える場合はC種接地
300V以下の場合はD種接地を施してください。
(ただし、地絡を生じた場合に0.5秒以内に電路を自動的に遮断する装置を施設した場合は、C種接地、D種接地
共に接地抵抗を500Ω以内にすることができます。)
拡大図
系統ケーブル
重要負荷ケーブル

接地線

30

重要負荷出力

系統

U

N(O)

W

L1

N

L2

空き

各機器の配線接続
7 蓄電ユニット、太陽電池の絶縁抵抗測定

太陽電池側に電線を接続した後、下表に沿って E 端子とその他の端子との絶縁抵抗を測定し、●判定基準を満たすことを確認してください。測定作業は JEM-TR228 に準じて実施してください。

警告・分電盤内の蓄電システム用ブレーカ、蓄電ユニット内の DC ブレーカ、PV 直流開閉器 1 ～ 4 がすべてオフになっていることを再度確認してください。
・分電盤内の切替スイッチが「O( 中立 )」または「系統」側になっていることを再度確認してください。
・測定作業は、JEM-TR228 に準じて実施してください。
・やむなく太陽電池が発電中に測定する場合は、保護具を着用し、太陽電池の開放電圧や短絡電流に十分注意して実施してください。
⤯⦕᢬ᢠィ

各機器の配線接続

E
L

測定箇所

判定基準

測定レンジ

E ー 系統 _U
E ー 系統 _N(O)E ー 系統 _W
E ー 重要負荷出力 _L1

1M Ω以上E ー 重要負荷出力 _N
E ー 重要負荷出力 _L2

DC500VE ー PV1_ ＋
E ー PV1_ －E ー PV2_ ＋
E ー PV2_ －E ー PV3_ ＋

0.4M Ω以上

E ー PV3_ －E ー PV4_ ＋
E ー PV4_ －8 太陽電池の開放電圧測定

太陽電池側に電線を接続した後、下記の手順に沿って太陽電池の開放電圧を測定してください。
※開放電圧確認は、日中の晴天時に実施してください。
① PV 直流開閉器 1 ～ 4 がオフであることを確認し、直流系端子台 PV1 ～ PV4 の＋ ( プラス
端子 ) と－ ( マイナス端子 ) 間の直流電圧を測定する。
②測定値が太陽電池モジュール直列数× 1 枚あたりの開放電圧の 80% ～ 110% の範囲に入っていることを確認する。
③測定値が開放電圧の上限値である 450V を超えていないことを確認する。
④測定値の極性が正しいことを確認する。
31

各機器の配線接続
9 PF 管開口部のパテ埋め

PF 管の開口部 (3 ヶ所 ) にパテを隙間なく充填してください。

各機器の配線接続

パテを隙間なく充填する※丸型端子を使用する接続は下記の点にご注意ください。
●● ネジが斜めに入って、締め付けが不完全になっていないか ?
正常

配線用
圧着端子

配線用
圧着端子
〈側面〉

端子台

1mm 以上⇒接触不良の要因となります。
素線はみ出し部分

異常

配線用圧着端子
〈正面〉

端子台
〈側面〉

端子台

●● 丸型端子は、下図に従って、電線に圧着してください。
芯線

圧着痕

絶縁キャップ
1mm 程度
1mm 程度

配線ケーブル圧着後の点検

32

絶縁キャップの取り付け

CT の配線接続

注意•

CT( 電流センサー ) は必ず付属、またはオプションの CTF-16 を使用してください。

•

CT は高所から落下させないように取扱いには十分に注意してください。また、落下させた CT は使用しないで
ください。

1

CT の取付け
逆潮流防止用 CT、( 本製品以外の太陽光発電を設置する場合 ) 外部 PV 電力監視用 CT を●「標準単線結線図」「標準接続図」を参考に、分電盤の所定の位置に正しい方向に取付けてください。

注意
間違えて取付けると、点検コード BE518、BE519、BE520 が表示されます。
また、蓄電システムが正常に動作せず、電力会社との契約違反となる可能性もあります。

CT ケーブルの引込み、接続
AC_CT ケーブル、( 本製品以外の太陽光発電を設置する場合 )ExtPV_CT ケーブルを分電盤内に引込んで、●AC_CT ケーブルと逆潮流防止用 CT、ExtPV_CT ケーブルと外部 PV 電力監視用 CT を接続してください。
特に、AC_CT ケーブルと逆潮流防止用 CT の接続に関しては、●
 	

赤のコネクタ ( 赤 / 黒電線 ) → U 相に取付けられている CT に接続●

 	

黒のコネクタ ( 茶 / 黒電線 ) → W 相に取付けられている CT に接続●

各機器の配線接続

2であることに注意してください。
●

U相

W相

逆潮流防止用CTコネクタのロック部にカチッと音がするまで押し込んでください。

※ ExtPV_CT ケーブル、AC_CT ケーブルは「分電盤」と表記したシールを貼っている側を引込んでください。

3

CT にセキュリティラベル貼付け
セキュリティラベルは、故意に CT を外さないために貼ります。
CT を正しく接続した後、CT の取り外しができないように、同梱のセキュリティラベルを全ての CT に貼ります。CT のストッパーのツメの部分が隠れるように貼ってください。
ラベルは一度剥がすと使えなくなるので、接続に問題ないことを確認して、慎重に貼ってください。

セキュリティラベル

33

室内リモコンの配線接続
1

リモコンケーブル、LAN ケーブルの接続
壁内からリモコンケーブル、LAN ケーブルを引き出して、室内リモコンのリモコンコネクタ、
LAN コネクタにそれぞれ接続してください。
壁に穴を開けず、リモコンの天面側もしく底面側からケーブルを配線する際は、以下のように配線してください。( 図 1)
LANケーブル ⇒ 宅内ルータに接続
リモコンケーブル（蓄電ユニット右側面 接続コネクタ）
シリアルナンバー

室内リモコン
TYPE ESS-R4S
No NDN1TF4******
MAC 000190******
ニチコン株式会社

リモコン

リモコン

室内リモコン

各機器の配線接続

TYPE ESS-R4S
No NDN1TF4******
MAC 000190******
ニチコン株式会社

室内リモコン
TYPE ESS-R4S
No NDN1TF4******
MAC 000190******
ニチコン株式会社

MADE IN JAPAN

LAN

LAN

LAN

LAN

HEMS

未使用

HEMS

未使用

天面側より配 線の場合

2

MADE IN JAPANMADE IN JAPAN

底面側より配線の 場 合室内リモコンの取付け
室内リモコン背面の取付け溝に、取付けアダプタを引掛けて、室内リモコンを壁に取付けてください。( 図 2)
フック

フック
取付溝

リモコン

ケーブル穴

取付溝

室内リモコン
TYPE ESS-R3S
No NDN1TF4******
MAC 000190******
ニチコン株式会社

MADE IN JAPAN

LAN

フック

フック

取付アダプタ34

未使用

室内リモコン背面図

蓄電システムの試運転
試運転を始める前に
1

ブレーカ、開閉器の確認
ブレーカ、開閉器類が下表のような状態であることを確認してください。
分電盤
蓄電ユニット2

蓄電システム用ブレーカ
切替スイッチDC ブレーカ
PV 直流開閉器 1 ～ 4

オフ
O( 中立 )
オフ
オフ

蓄電ユニットの設置環境確認

設置完了報告書を参照しながら、下記項目を確認し、結果を記載してください。
・外観確認
・据付け確認・メンテナンスエリア 1 の内部確認
・メンテナンスエリア 2 の内部確認
・配管確認・ケーブル確認・端子台、コネクタの接続確認

蓄電システムの試運転

・周辺確認

・メンテナンスエリア 1 の引込口確認

35

蓄電システムの試運転

試運転の実施本システムは、試運転を実施しないとご利用できません。
電源を入れる前に必ず、「絶縁抵抗測定」（31 ページ）と「試運転を始める前に」を実施してください。

1

蓄電ユニット、室内リモコンの電源投入(1) 蓄電ユニットの電源投入
下表の手順で蓄電ユニットの電源を投入してください。
( 蓄電ユニット ) DC ブレーカ オン↓( 分電盤 ) 蓄電システム用ブレーカ オン

注意
蓄電システムの試運転●この段階では PV 直流開閉器 1 ～ 4 はオフの状態にしておいてください。
( 試運転の実施途中でオンにします。)●蓄電ユニットの電源投入後、5 分間経過するまでは試運転開始できません。
5 分間お待ちください。

(2) 室内リモコンの電源投入
室内リモコンの左側面にある電源スイッチをオンにしてください。
起動画面が表示されます。
約 1 分後、開始画面が表示されます。

[ 起動画面 ][ 開始画面 ]36

蓄電システムの試運転
2
順番

リモコンのガイダンスに沿っての試運転実行
操作

操作内容

(1) 認証入力画面に切替える

リモコン画面[ 実行 ] をタッチしてください。
※ PV 直流開閉器 1 ～ 4 がオフであることを確認してください。

(2) 認証コードを入力する

認証コードを入力し、[ 決定 ]をタッチしてください。
※認証コードは、指定の講習会
蓄電システムの試運転に参加して入手してください。

(3) 各種設定を入力または. 「設置日」を入力、「アンペアブ
選択入力するレーカ値」、「出力制御の対象 /
対象外」、「本製品以外の太陽光発電の有無」を選択入力し、●[ 確定 ] をタッチしてください。

設定値一覧■ アンペアブレーカ値
設定値を超えないように充電電力を調整します。
最上流の開閉器がトリップするのを未然に防ぐことができます。
電力契約の内容に応じて、下表を参照しながら、適切に設定してください。
アンペアブレーカ契約
契約アンペア
20 A
30 A
40 A
50 A
60 A
―

電力契約の内容

その他の契約
最上流 MCCB の定格電流
10 A
15 A
20 A
25 A
30 A
30 A を超える

アンペアブレーカ値の設定
20 A
30 A
40 A
50 A
60 A
制限なし

※契約電力が小さいと、充電電力が小さくなり、満充電になるまで時間を要する可能性があります。
■ 出力制御： 対象、対象外
・ 電力会社の求め等により、出力制御を設定する場合は、「対象」を選択してください。●
その後、「出力制御の設定方法について」（78 ページ）を行ってください。●
なお、「対象」の地域にお住まいでも、「対象外」となる場合があります。●
詳細は電力会社にお問い合わせください。
・ 出力制御の設定が必要ない場合は、「対象外」を選択してください。
■ 本製品以外の太陽光発電の有無： 有、無37

蓄電システムの試運転(4) 整定値を選択入力する①

電力会社の指示に従って、
「OVR」
「UVR」
「OFR」
「UFR」
「受動的方式」「復帰時限」を選択入力し、[ 次へ ] をタッチしてください。[ 戻る ] をタッチすると、前画面 (3) に戻ります。

※ 整定値に対して電力会社から変更指示が出された場合は、指示に従って選択してください。付録の「整定値一覧」(74 ページ )を掲載しておりますので参考にしてください。

(5) 整定値を選択入力する②電圧上昇抑制 / 太陽光発電パネ
ル定格 / 発電上限設定 / 太陽光
余剰分売電を選択入力し、[ 次へ ] をタッチしてください。[ 戻る ] をタッチすると、前画面 (4)蓄電システムの試運転に戻ります。
※ 太陽光発電パネル定格は、直流系端子台に接続されている太陽電池の 4 回路の合計出力を、0 ～ 8.0 の範囲内で入力してください。
8.0kW 以上の場合は、8.0 と入力してください。
※ 発電上限設定が表示されない場合がありますが、その場合は、発電上限設定の入力は必要ありません。
※ 太陽光余剰分売電は、電力会社等の指示がなければ [ する ] を選択してください。[ しない ] を選択すると、売電量が極端に少なくなります。

(6) 交流系端子台の端子電圧 ガイダンスに従って、蓄電ユを確認する

ニットの交流系端子台の端子電圧を測定し、基準を満たしていることを確認してください。
確認できましたら、[ 次へ ] をタッチしてください。
基準(7) 試運転を開始する

測定箇所

規格値

系統 _U －系統 _N(O)101 ± 6V

系統 _W －系統 _N(O)101 ± 6V

系統 _U －系統 _W

202 ± 20V

重要負荷出力 _L1 －重要負荷出力 _N

101 ± 6V

重要負荷出力 _L2 －重要負荷出力 _N

101 ± 6V

重要負荷出力 _L1 －重要負荷出力 _L2

202 ± 20V

系統 _N(O) ー E

1V 以下

ガイダンスに従って、以下の作業を行ってください。
作業が完了しましたら、[ 次へ ]をタッチしてください。
•

本製品以外の太陽光発電、
エネファームなどの発電機器を設置している場合はそれらの機器を停止させてください。

•

主幹ブレーカをオンして、500W 程度の負荷を一般負荷として接続してください。

38

蓄電システムの試運転(8) 蓄電池の充電動作を確認 自動的に充電動作確認を実行しするます。
充電動作が確認できた場合→充電動作確認終了画面に移行しますので、[ 次へ ] をタッ
チしてください。

充電動作が確認できた場合充電動作が確認できなかった場合放電動作が確認できた場合放電動作が確認できなかった場合

充電動作が確認できなかった場合→充電動作未確認画面に移行しますので、以下の項目を再
確認のうえ、[ 次へ ] をタッ
チして再度実行してしてください。
蓄電システムの試運転

再確認項目
•

CT の取付け位置、向き、
ロック状態が正しいこと•

蓄電システム全体が正しく配線されていること(9) 蓄電池の放電動作を確認する

自動的に放電動作確認を実行します。
放電動作が確認できた場合→放電動作確認終了画面に移行しますので、PV 直流開閉器
1 ～ 4 をオンにして、[ 次へ ]をタッチしてください。

放電動作が確認できなかった場合→放電動作未確認画面に移行しますので、以下の項目を再確
認のうえ、[ 次へ ] をタッチして再度実行してください。
再確認項目•

蓄電システム全体が正しく配線されていること•

一般負荷に 500W 以上の負荷が接続されていること

39

蓄電システムの試運転(10) 太陽光発電の動作を確認 自動的に太陽光発電動作確認をする

実行します。
太陽光動作が確認できた場合→太陽光動作確認終了画面に移行しますので、[ 次へ ] をタッ
チしてください。

太陽光発電動作が確認できた場合

太陽光発電動作が確認できなかった場合

太陽光発電動作が確認できた場合

太陽光発電動作が確認できなかった場合

太陽光発電動作が確認できな
かった場合→太陽光発電未確認画面に移行しますので、以下の 項目を再確認のうえ、[ 次へ ] をタッチして再度実行してください。
蓄電システムの試運転

再確認項目
•

十分な日射量があること•使用する太陽電池が正しく配線されていること•使用する太陽電池の PV 直流開閉器がオンになっていること(11) 本製品以外の太陽光発電 (3) の「本製品以外の太陽光発電の動作を確認するの有無」で「無」を選択した場合、この項目はスキップします。
太陽光発電、エネエネファーム等の発電機器を動作させてください。
発電動作が確認できた場合→発電動作確認終了画面に移行します。[ 次へ ] をタッチしてください。
発電動作が確認できなかった場合→発電動作未確認画面に移行します。以下の項目を再確認のうえ、[ 次へ ] をタッチして再度実行してください。
再確認項目•

本製品以外の太陽光発電シ
ステムが正しく配線されていること•

外部 PV 電力監視用 CT の取付け位置、向き、ロック状態が正しいこと40

蓄電システムの試運転(12) 太陽光発電動作確認を終 次の停電時の動作確認のため了し、次の確認項目の準 に、下記の操作を行ってくださ
備を行う

い。
•

蓄電システム用ブレーカをオフにしてください•

切替スイッチを「蓄電」側にしてください。

•

非常時兼用コンセント
ブレーカをオンにして、100W 程度の負荷を重要負荷として接続してください。

操作が終わったら、[ 次へ ] を蓄電システムの試運転

タッチしてください。

(13) 停電時の放電動作を確認 自動的に自立出力による放電動する

作確認を実行します。
放電動作が確認できた場合→放電動作確認終了画面に移行します。移行したら、蓄電シ
ステム用ブレーカをオンしてください。

停電時の放電動作が確認できた場合

停電時の放電動作が確認できなかった場合

放電動作が確認できなかった場合→放電動作未確認画面に移行します。以下の項目を再確認のうえ、[ 次へ ] をタッチして再度実行してください。
再確認項目•

重要負荷回路が正しく配線されていること•

重要負荷に 100W 以上の負荷が接続されていること

41蓄電システムの試運転(14) 停電復帰動作開始まで.
待つ

停電復帰までの時間が表示されますので、「00：00」になるまでお待ちください。

(15) 試運転を終了する

白い空欄の部分をタッチしてください。

蓄電システムの試運転

日時入力画面に移行します。西暦 / 月 / 日 / 時 / 分を入力して、「確定」をタッチしてください。

白い空欄に西暦 / 月 / 日 / 時 /分が入力されます。「次」へをタッチしてください。

サービスモードのホーム画面に移行します。

42

蓄電システムの試運転
3

試運転中に中止させる方法
認証コード入力後から試運転完了までの間に [ 中止 ]をタッチすると右の画面に切り替わります。

(1)

試運転を中止する[ はい ] をタッチして試運転を中止させます。
※試運転を中止すると運転を停止します。
※試運転完了後、再度サービスメニューから試運転を行った場合、運転中であっても試運転を中止す
ると運転を停止します。●
運転を開始するには設定情報画面から運転開始を行ってください。（47 ページ）(2)

システムの電源を落とす画面にする
試運転を中止すると開始画面に戻ります。

※配線を変更する場合は、必ず [ 中止 ] をタッチしてシステムの電源を落としてください。
※試運転を再度実施する場合は、[ 実行 ] をタッチします。
※認証済のため、認証画面には切り替わらず接続確
認画面になります。
(3)

蓄電システムの試運転

システムの電源を落とす場合は、[ 中止 ] をタッチします。

システムの電源を落とす
開始画面で [ 中止 ] をタッチすると、右の画面に切り替わります。以下の手順でシステムの電源を切ってください。
[ 電源 OFF 手順 ]①リコモンスイッチ

オフ②切替スイッチ 「系統」側③蓄電システム用ブレーカ④ PV 直流開閉器 1 ～ 4

オフ
オフ( オフの順番は順不同 )⑤ DC ブレーカ

オフ

復帰時：⑤→①の手順でオンにします。
※ [ 戻る ] を選択した場合、開始画面に戻ります。

43

各種設定
ユーザーモード→サービスモードへの切替
サービスモードは、試運転完了後に運転情報、登録情報、設定情報の入力 / 確認、再度の試運転を実施した
い場合に必要となります。
ユーザーモード→サービスモードへ入る方法は下記の通りです。
1

ユーザーモードの【お知らせ】をタッチしてください。 ユーザーモードのホーム画面

2

ユーザーモードのお知らせリストに移行します。

ユーザーモードのお知らせリスト

お知らせリストの左上のタイトル部を 4 秒長押し●してください。
各種設定※次の画面を表示するまで 10 秒程度かかることが
あります。

3

ユーザーモードの認証画面に移行します。
認証コードを入力し、[ 決定 ] ボタンをタッチしてください。
※認証コードは、指定の講習会に参加して入手して
ください。

44

ユーザーモードの認証画面

各種設定
4

サービスモードに入り、サービスメニュー画面に移行します。( サービスモードは背景がオレンジ色になります。)

サービスメニュー画面• 運転情報を確認する場合 … ●「運転情報」をタッチしてください。確認方法は「運転情報の確認」(49 ページ ) を参照してください。
• 再度試運転する場合 … ●「接続確認 / 試運転」をタッチしてください。実施
方法は「蓄電システムの試運転」(35 ページ )を参照してください。
• 登録情報の入力、確認 … ●「ホーム」をタッチしてください。実施方法は「登録情報の入力、確認」(46 ページ ) を参照してください。

※

運転情報を確認する場合 再度試運転する場合
登録情報、設定情報を入力、確認する場合※

・出力制御対象時は「固定スケジュール」ボタンが表示されます。
・出力制御対象外時は「出力制御設定」ボタンが表示されます。

• 出力制御設定を行う場合…●「出力制御設定」をタッチしてください。実施方法は「出力制御対象の変更」（81 ページ）を参照くしてださい。

各種設定• 設定情報の入力、確認 … ●「ホーム」をタッチしてください。実施方法は「設定情報 ( 詳細 ) の入力、確認」(47 ページ )を参照してください。

• 固定スケジュールの更新を行う場合…●
実施方法は「固定スケジュールの読み込み方法」（84 ページ）を参照してださい。
※サービスモードのホーム画面からサービスメニューを表示させる方法
1

右の画面の赤枠箇所をタッチしてください。

サービスモードのホーム画面

2

サービスメニュー画面に移行します。

サービスメニュー画面※※・出力制御対象時は「固定スケジュール」ボタンが表示されます。
・出力制御対象外時は「出力制御設定」ボタンが表示されます。

45

各種設定

登録情報の入力、確認
設置場所、太陽光発電の有無などの登録情報の入力、確認を行います。
1

サービスモードのホーム画面の [ 登録 ] をタッチ●してください。

サービスモードのホーム画面

2

登録情報画面に移行します。

登録情報画面 1/3

登録情報画面 (1/3、2/3、3/3) の各ページの項目
を選択、入力してください。

キャンセル

各種設定

必ずすべての項目を選択、入力してください。
すべての項目を選択、入力したら、[ 確定 ] をタッ
チして、確定画面に移行して項目を確定させてくだ
さい。

登録情報画面 2/3

次へ

キャンセル

※選択、入力から確定までのフローは右記を参照してください。
登録情報画面 3/3

次へ
キャンセル

確定

確定画面

はい

いいえ

キャンセル画面

1 サービスモードのホーム画面へ
登録情報画面 3/3 へ

はい

いいえ

1 サービスモードのホーム画面へ

46

遷移前の画面へ各種設定

設定情報 ( 詳細 ) の入力、確認
整定値等の確認、アンペアブレーカ値の設定に関する入力等を行います。
1

サービスモードのホーム画面の [ 設定 ] をタッチ●してください。

サービスモードのホーム画面

2

設定情報画面に移行します。[ 運転停止 ] をタッチしてください。

設定情報画面

※設定情報を入力する際は、事前に運転停止する必要があります。
各種設定[ 運転停止 ] をタッチ

[ はい ] をタッチ

何もせずに、[ 戻る ] をタッチしてください。

[ 戻る ] をタッチ

[ 設定情報 ( 詳細 )] をタッチしてください。

47

各種設定
3

設定情報 ( 詳細 ) 画面 (1/4、2/4、3/4、4/4) の各ページに対して、確認 / 選択 / 入力を行ってください。

設定情報 ( 詳細 ) 画面 1/4

キャンセル[ 次へ ] をタッチ
設定情報 ( 詳細 ) 画面 2/4
キャンセル[ 次へ ] をタッチ
設定情報 ( 詳細 ) 画面 3/4

キャンセル

各種設定
[ 次へ ] をタッチ
設定情報 ( 詳細 ) 画面 4/4

キャンセル「確定 ] をタッチ
確定画面

[ はい ] をタッチ[ いいえ ] をタッチ
キャンセル画面

4 設定情報画面へ
設定情報 ( 詳細 )画面 4/4 へ[ はい ] をタッチ
2 設定情報画面へ

48[ いいえ ] をタッチ
遷移前の画面へ各種設定
4

情報設定画面に移行します。[ 運転開始 ] をタッチしてください。

設定情報画面

確認画面で [ はい ] をタッチします。
運転を開始します。

確認画面

運転情報の確認
各種設定

rSOC、充放電回数、SOH、CT の向きなどの運転情報を確認します。
1 「サービスモードへの入り方」の 1 ～ 4 の操作を行 サービスメニュー画面
い、サービスメニュー画面に移行して、[ 運転情報 ]をタッチしてください。
※※

2

運転情報画面に移行します。各種運転情報が表示されますので、各項目を確認してください。

・ 出力制御対象時は「固定スケジュール」ボタンが表示されます。
・ 出力制御対象外時は「出力制御設定」
ボタンが表示されます。

運転情報画面

確認が終わりましたら、[ 戻る ] をタッチしてくだ
さい。

3

サービスメニュー画面に移行します。[ ホーム ] をタッチしてサービスモードのホーム画面に移行してください。

サービスメニュー画面※※

・ 出力制御対象時は「固定スケジュール」ボタンが表示されます。
・ 出力制御対象外時は「出力制御設定」
ボタンが表示されます。

49

各種設定

お知らせリスト履歴の消去
各種設定が完了したら、お知らせリストの履歴を消去してください。
1

サービスモードのホーム画面の [ お知らせ ] を●
タッチします。

サービスモードのホーム画面

タッチすると、画面の背景が橙色から水色になります。

2

ユーザモードのお知らせ画面に移行します。

サービスモードのお知らせ画面[ 全消去 ] をタッチしてください。

各種設定

3

全消去確認画面に移行します。[ はい ] をタッチ●してください。

全消去確認画面※一度全消去すると復元できませんので、十分確認したうえで、実行してください。
消去後に [ ホーム ] をタッチして、サービスモードのホーム画面に移行してください。

サービスモード→ユーザーモードへの切替
試運転および各種設定、お知らせリストの履歴の消去が完了したら、サービスモードを解除してください。
1

サービスモードのホーム画面の [ 解除 ] をタッチ●します。タッチすると、画面の背景が橙色から水色になります。

サービスモードのホーム画面

2

ユーザモードのホーム画面に移行します。

ユーザモードのホーム画面

背景が水色になったことを確認してください。

50

蓄電システムの基本操作
蓄電システムの運転開始
1

蓄電ユニット、室内リモコンの電源投入①蓄電ユニットの電源投入
下表の手順で蓄電ユニットの電源を投入してください。
( 蓄電ユニット ) DC ブレーカ オン↓( 蓄電ユニット ) PV 直流開閉器 1 ～ 4 オン ( オンの順番は順不同 )↓( 分電盤 ) 蓄電システム用ブレーカ オン↓( 分電盤 ) 主幹ブレーカ、非常時兼用コンセントブレーカ オン

注意

上から順番どおりに操作を実施してください。

②室内リモコンの電源投入

リモコン起動画面

室内リモコンの左側面にある電源スイッチをオンにしてください。
起動画面が表示されます。
約 1 分後、ユーザーモードのホーム画面が表示されます。
リモコン画面による操作

約 1 分後ホーム画面① [ 設定 ] をタッチ
設定情報画面に移行します。

② [ 運転開始 ] をタッチ

蓄電システムの基本操作

2[ 設定 ] をタッチ

設定情報画面

運転開始確認画面に移行します。

③ [ はい ] をタッチ

運転開始確認画面[ 運転開始 ] をタッチ運転を開始します。
※ [ いいえ ] をタッチすると、設定情報画面に●移行します。
※蓄電ユニットの電源投入後、5 分間経過するま
では放電しません。●
5 分間お待ちください。

[ はい ]をタッチ[ いいえ ]
をタッチ

運転開始

51

蓄電システムの基本操作

蓄電システムの運転停止
1

リモコン画面による操作

ホーム画面①ホーム画面で [ 設定 ] をタッチ
設定情報画面に移行します。

[ 設定 ] をタッチ

設定情報画面② [ 運転停止 ] をタッチ
運転停止確認画面に移行します。

運転停止確認画面③ [ はい ] をタッチ

[ 運転停止 ] をタッチ

停止処理画面に移行します。
[ いいえ ]をタッチ

※ [ いいえ ] をタッチすると、設定情報画面に●移行します。
蓄電システムの基本操作

2

停止処理画面

蓄電ユニットの電源開放①室内リモコンの電源オフ
リモコンの左側面にある電源スイッチをオフにしてください。リモコン停止処理画面に移行します。
②蓄電ユニットの電源開放

下表の手順で蓄電ユニットの電源を開放してくだ リモコンの電源スイッチさい。
オフ( 分電盤 ) 切替スイッチ「系統」側↓( 分電盤 ) 蓄電システム用ブレーカ オフ↓( 蓄電ユニット ) PV 直流開閉器 1 ～ 4 オフ                       ( オフの順番は順不同 )↓( 蓄電ユニット ) DC ブレーカ オフ

注意
上から順番どおりに操作を実施してください。

52[ はい ] をタッチ

[ 戻る ] をタッチ

リモコン停止処理画面

最終作業
各種パネルの取付け保管しておいたネジでメンテナンスパネル 1、メンテナンスパネル 2、配管パネルを取付けてください。
( 締付けトルク
メンテンスパネル 1、メンテナンスパネル 2：2.0 ～ 2.5N・m
配管パネル：1.3 ± 0.2N・m)

蓄電システムの最終確認
日除け板取付け(日除け板が必要な場合)
日除け板取付け( 日除け板が必要な場合 )設置場所が下記の日除け板なし単独設置条件を満たさない場合は、日除け板を取付けてください。
設置場所が下記の日除け板なし単独設置条件を満足しない場合は、日除け板を取付けてください。

最終作業

蓄電ユニットに傷やへこみ、汚れ、腐食、破損がないことを確認してください。

日除け板なし単独設置条件
日除け板なし単独設置条件

１．日中、建屋により日陰になる場所であること
１．日中、建屋により日陰になる場所であること
２．日がわずかでも当たる場合には、図示の範囲内であること
２．日がわずかでも当たる場合には、図示の範囲内であること※上項以外の場所は日よけ板（別売品）を使用すること※設置方向は日除け板が付く前面側を南向きとする※設置方向は日除け板の付く前面側を南向きとする（壁面に隣接している場合は、壁面と反対側に日除け板設置）（壁面に隣接している場合は、壁面と反対側に日除け板を設置する）※建屋の隣接は日除け板なし条件には考慮しない※建屋の隣接は日除け板なし条件には考慮しない※上項外で日除け板なしの場合には、保証対象外:NGの蓄電システム設置位置（日除け板必要）

建屋の壁面が45°以下でも建屋からはみ出しているため設置不可:OKの蓄電システム設置位置（日除け板不要）

建屋の壁面が45°以下なので、その壁に隣接した設置可能

建屋の壁面が45°以上なので、その壁に隣接した設置不可

45°以上
45°

45°以下 45°45°以下 45°53

お客様への動作説明●● お客様に取扱説明書に従い説明を行ってください。
●● 運転モード、および停電時動作の取り扱いについて必ず説明を行ってください。
●● 室内リモコンの現在時刻の定期的な修正について、必ず説明してください。（現在時刻がずれると、割高な電気料金で充電を行ってしまう等の問題があります）

施工完了後●「設置完了報告書」に必要事項を記入のうえ、販売会社様にお渡しください。
●●● 本製品以外の太陽光発電、エネファームなどの発電機器が設置されている場合は、それらの機器を施工
前と同じ状態に戻してください。
●● 設置から連系運転開始あるいはお客様使用開始日までの間は、必ず下記の状態にしてください。●
下記の作業が行われない場合、蓄電池が過放電状態になり、使用できなくなります。
① リモコン電源スイッチ オフ↓② 切替スイッチ「系統」側↓③ 蓄電システム用ブレーカ オフ↓④ PV 直流開閉器 1 ～ 4  オフ↓⑤ DC ブレーカ オフ

最終作業

54

点検コード表示について
エラーが発生したらエラーが発生（点検コードが表示）した場合は、室内リモコンの画面に内容が表示されます。
表示内容にしたがって対処してください。対処に関しては、「こんなときは (58 ページ )」を参照にしてください。
点検コード画面表示例

注意
配線接続等の修正を行う場合は、必ず蓄電システムを停止させた状態で行ってください。蓄電システムの停止手順については「基本操作」の「蓄電システムの運転停止」手順を参照してください。

●● 本システムでは、室内リモコンによるメニュー画面で [ 再起動 ] をタッチすることで、システムの再起動が可能です。エラー修正の対処をされた場合には、このボタンにより再確認することが可能です。●
改善に至らない場合は、画面の指示に従ってください。[ 再起動 ] をタッチした後、しばらくお待ち頂
く場合があります。
点検コード表示について55

点検コード表示について■ 点検コード一覧
故障度

重故障

エラー解除方法

室内リモコンで再起動可能

点検コード表示について
中故障

56

室内リモコンで再起動可能

点検コード

保護機能種類

BE415

スイッチギア異常

BE416

セル異常

BE419

電池サーミスタ異常

BE422

電池システム容量異常

BE424

電池高温異常BE433

電池システム電圧異常

BE435

電池電圧異常BE501

チョッパ異常 ( 上下アーム短絡過電流検出 )BE502

出力制御異常BE503

リレー制御異常BE504

コンバータ部回路・センサー異常

BE509

PCS 内部温度上昇異常

BE510

電解コンデンサ過電圧

BE511

電解コンデンサ低電圧

BE513

端子台温度異常BE514

センサ補正値異常

BE515

センサ異常

BE518

CT U 相脱落

BE519

CT W 相脱落

BE520

CT 片相逆付

BE521

PCS サーミスタ異常

BE522

地絡異常

BE529

リレー異常

BE532

太陽光入力過電圧

BE533

太陽光入力過電流

BE541

太陽光コンバータ異常

BE105

逆電力

BE106

直流分

BE110

交流過電流異常

BE112

過電圧異常

BE114

起動時系統電圧異常

BE201

自立出力瞬間ピーク電圧

BE202

自立出力低電圧BE203

自立出力過電流

BE401

電池過電圧

BE402

電池不足電圧

BE406

電池瞬間充電過電流

BE407

電池平均充電過電流

BE408

電池瞬間放電過電流

BE409

電池平均放電過電流

BE411

電池間 CAN 通信異常

BE414

PCS 間 CAN 通信異常

点検コード表示について■ 点検コード一覧（続き）
故障度

エラー解除方法

保護機能種類

BF101

系統過電圧

BF102

系統不足電圧BF103

系統周波数上昇

BF104

系統周波数低下

BF107

瞬時不平衡過電圧

BF108

受動的単独運転

BF109

能動的単独運転

BF111

瞬時交流過電流

BF403

電池過充電

BF404

電池過放電

BF405

電池高低温警告

BF410

電池直流過電流

BF413

PCS 間 CAN 通信警告

BF507

DC 側 PWM 制御警告

BF508

PCS 内部温度上昇警告

BF512

FAN 異常BF550

RS-485 通信エラー

時刻入力で自動●BF517( ネットワークがある場合は自動 )PCS 現在時刻初期化

自動復帰
軽故障

コーションのみ

BC094

PCS ファームウェアアップデート

BC096

運転停止

BC097

メンテナンスモード

BC417

SOH 警告BC525

PCS ファームウェアアップデートエラー

BC551

ルータ PING 疎通エラー

BC554

ファームウェアアップデート中

BC556

リモコンシャットダウン

BC562

保守サーバ通信エラー

BC564

リモコンファームウェアアップデートエラー

BC565

電力会社サーバー通信エラー

点検コード表示について

警告

点検コード

57

こんなときは
主な点検方法と対処方法
下表は施工時に発生しやすいエラーです。リモコン表示の内容に従って対処してください。
点検コード

エラー内容

対処方法

BE105

逆電力

BE518

CT U 相脱落

逆潮流防止用 CT の取付方向が間違っていたり、CT がしっかりと取付けられていない可能性があります。

BE519

CT W 相脱落

BE520

CT 片相逆付

・「全体システム構成」の「標準単線結線図」（14 ページ）を参照して、
CT の取付方向を確認し、間違っていたら是正してください。
・CT の嵌合状態を確認し、問題があれば是正してください。
↓
点検コード画面上の「再起動」をタッチしてください。
メンテナンスエリア 1 の DC ブレーカがオンになっていない可能性があり
ます。

BE504

コンバータ部回路・●センサー異常DC ブレーカの状態を確認し、オフであればオンにしてください。
↓
点検コード画面上の「再起動」をタッチしてください。
現在日時 / 時刻が設定されていない可能性があります。

BF517

PCS 現在時刻初期化

・点検コード画面上の「非表示」をタッチしてください。
↓
・現在日時 / 時刻を設定してください。その後、自動的に復帰します。
※設定方法は「各種設定」の「設定情報 ( 詳細 ) の入力、確認」(47 ページ ) を参照してください。
重要負荷出力端子が過負荷状態になっている可能性があります。
※家電製品の定格消費電力が 5.9 kVA 以下でも、瞬間的な突入電流など
により、電圧が低下する場合があります。

BE202

自立出力低電圧こんなときは

重要負荷出力端子 ( 非常時兼用コンセント ) に接続されている家電製品の一部を取り除くなどの見直しを行ってください。
↓
点検コード画面上の「再起動」をタッチしてください。
太陽電池が本蓄電システムの太陽光発電入力仕様に適合していない可能性があります。

BE532

太陽光入力過電圧

蓄電システムを運転停止後、直流系端子台 PV1 ～ PV4 の電圧を測定してください。450 V を超えている場合は販売店へご連絡ください。
※蓄電システムの運転停止は「基本操作」の「蓄電システムの運転停止」(52 ページ ) を参照してください。
太陽電池が本蓄電システムの太陽光発電入力仕様に適合していない可能性があります。

BE533

58

太陽光入力過電流

蓄電システム運転中の状態で、直流系端子台 PV1 ～ PV4 の電流を測定
してください。10.5 A を超えている場合は蓄電システムを運転停止して、販売店へご連絡ください。
※蓄電システムの運転停止は「基本操作」の「蓄電システムの運転停止」(52 ページ ) を参照してください。

こんなときは

BE401

電池過電圧

BE402

電池不足電圧

BE411

電池間 CAN 通信異常

BE433

電池システム電圧異常

BF413

PCS 間 CAN 通信警告

電池電源ケーブル、電池制御ケーブルのコネクタへの接続が十分ではない、もしくはコンタクトが抜けかけている可能性があります。
蓄電システムを運転停止後、外装フロントパネル、内装フロントパネル ( 下 )を取外し、電池電源ケーブル、電池制御ケーブルを確認し、問題があれば是正してください。
↓
蓄電システムを運転開始してください。
※蓄電システムの運転開始 / 運転停止は「蓄電システムの基本操作」(51
ページ ) を参照してください。
※ BE411、BE433 の対処を行った後に、BF413 を発報した場合は、そのまましばらくお待ちください。自動的に復帰します。

点検コードは表示されないが、放電しない場合• CT の取付け位置が間違っている可能性があります。「標準接続図」(16 ページ）や「CT の配線接続」(33 ページ ) を参考にして適切に取付けられているか確認してください。間違っていた場
合は、正しく取付けてから、再度放電確認を行ってください。
• 現在時刻あるいは充放電時間帯が間違っている可能性があります。室内リモコンでそれぞれ正しい設定になっているか確認してください。間違っていた場合は、現在日時を再設定してください。
• 蓄電池残量がゼロになっている可能性があります。室内リモコンで蓄電池残量を確認してください。
蓄電池残量がゼロの場合は、強制充電などを行い、蓄電池残量を 10 % 以上にしてから、放電確認を行ってください。
• 太陽光発電が売電中は、蓄電システムは放電できません。太陽光発電の発電を停止してから放電の確認を行ってください。
• 蓄電ユニットの電源投入後、5 分間経過するまでは放電しません。5 分間お待ちください。

こんなときは59

分割搬入の方法について
分割搬入を始める前に● 必ず、「安全のために必ずお守りください」をよく読んで、注意事項を守って作業を行ってください。
● 分割搬入時には、特に下記の項目に注意してください。
■ 雨天、降雪時には作業を行わないでください

感電の恐れがあります■ 蓄電池を火やストーブのそば、直射日光の強いところなどの高温の場所に置かないやけど、発火のおそれがあります■ 蓄電池を毛布等静電気が発生しやすい場所に置かない

蓄電システムにダメージを与える可能性があります■ 蓄電池モジュールの端子を絶対に触らない

感電の恐れがあります■ 帯電しやすい衣類を着用しない

蓄電システムにダメージを与える可能性があります■ 静電気対策のため、必ず指定の静電気除去ポ
イントに触れてから作業を行う

蓄電システムにダメージを与える可能性があります■ 蓄電池モジュールを蓄電ユニットから取外す
際には、必ず両手で十分に気を付けて取外す

落下及び強い衝撃により、蓄電池が内部短絡状態になり、非常に危険な状態になることがあります■ 蓄電池モジュールの固定ネジは規定のトルクで締付ける ( 規定トルク 2.0N・m)

トルクが大きいとネジ山が潰れて緩みの原因となる。

本体と蓄電池モジュールの分割
1

蓄電ユニットを平らな場所に置きます。

2

梱包材を機器から取り外します。（段ボールは使用しますので、捨てないでください。）

3

外装フロントパネルを取り外します。（ネジ 4 カ所）

分割搬入の方法について

静
電
除
去
ポ
イ
ン
ト

外装フロントパネル

外装フロントパネル取り外し後

60

分割搬入の方法について
4

内装フロントパネル（下）を取り外します。（ネジ 8 か所）※内装フロントパネル（上）は外さないでください。

ジャンクションボックス

電池制御ケーブル
電池電源ケーブル

分割搬入の方法について

分割搬入時の引出目安蓄電池モジュール
※蓄電池モジュールの天面には、分割搬入での引出目安となる
ラインが引いてあります。

61

分割搬入の方法について
5蓄電池モジュールに接続されている電池電源ケーブル、電池制御ケーブルを取外します。
下図にしたがって、取り外してください。

注意
コネクタ内の端子には絶対に触らないでく         ださい。静電気により破壊するおそれがあります。

アースバンドでアースを確保してくださ

静電気により破壊するおそれがあります。

い。無理な場合は、蓄電ユニット内の静電気除去ポイントに触れて静電気対策を行ってください。
コネクタ内の端子には絶対に触らないでください。
各コネクタを取外す際には、コネクタ部のツメをしっかり押さえて、壊さないように取外してください。

アースバンドで、アースを確保してください。もし、無理な場合は、蓄電ユニット内のパワーコンディ
ショナ設置箇所の横にある静電除去ポイントを触って静電対策を行ってください。
●● ソケットで接続されているので、ソケットを外してください。
●● 電池制御ケーブルと電池電源ケーブルはコネクタで接続されていますので外してください。
●● コネクタ内の端子には絶対に触らないでください。
●● 各コネクタを取り外す際には、コネクタ部のツメをしっかり押さえて、壊さないように取り外してください。
このコネクタは抜かないこと

拡大図

⑦
①

ジャンクションボックス⑥
電池制御ケーブル

分割搬入の方法について

②

⑤

③

④

電池電源ケーブル

電池識別ラベル ( 青矢印部、蓄電池モジュールの番号と各ケーブルのコネクタ番号 ( 各ケーブルのコネクタ近傍に⑦→⑥→⑤→④→③→②→①の順番で取外してください。

62

分割搬入の方法について
6蓄電池モジュールと本体を固定しているネジ ( 蓄電池モジュールあたり 4 ヶ所 ) を取外します。
ネジは紛失しないようにしてください。

7

蓄電池モジュールを取外して、平らな所に移動します。
蓄電池モジュールあたり約 23kg あります。蓄電池モジュールを本体から取外す際には、必ず両手で十分気を付けて取外してください。

分割搬入の方法について63

分割搬入の方法について

本体の搬送・設置
1

本体を設置場所へ搬送します。
蓄電池を取り外した後の本体質量は約 120 kg です。
搬入の際は、横に倒したり寝かせたりせずに、正立の状態で運んでください。

2

本体を設置します。
「蓄電ユニットの設置」の「蓄電ユニットの据付け」(25 ページ ) を参照して設置してください。
※底面部を持って搬送すると安全に作業できます。また、移動時に不安定にならないように 3 人作
業を推奨します。

運搬推奨位置：底面

分割搬入の方法について

64

運搬推奨位置：底面

搬送イメージ分割搬入の方法について

蓄電池モジュールの組み込み
1蓄電池モジュールを 1 つずつ運び、そのまま本体に戻して、ネジで固定します。
●● 蓄電池モジュールを戻す位置に指定はありません。
●● 規定のトルクで締め付けてください。（規定トルク：2.0 N・m）
※ 蓄電池モジュールを戻す際に、ジャンクションボックスに接続しているケーブルを引っかけないようにしてください。

2

蓄電池モジュール間の配線を行います。
●● 電池電源ケーブル、電池制御ケーブルのコネクタ番号と電池識別ラベルを照合し、同じ番号になるように、①→②→③→④→⑤→⑥→⑦の順番でコネクタを接続してください。
※ケーブルコネクタを押込んだ際、カチッと音がするのを確認してください。ロックが不十分であると、運転が停止する場合があります。

注意
コネクタ内の端子には絶対に触らないでく         ださい。静電気により破壊するおそれがあります。

①

⑥

②

⑤

③

④

ジャンクションボックス

電池制御ケーブル

分割搬入の方法について⑦

電池電源ケーブル※図中青線：電池制御ケーブル 黒線
図中赤線：電池電源ケーブル（赤・青ペア線）

65

分割搬入の方法について
3

配線を固定します。

●● 各ケーブルを写真のように固定します。（8 ヶ所）●● 配線固定後、内装フロントパネル（下）を取り付けます。（ネジ 8 か所）※締付けトルク 1.3 ± 0.2 N・m※ネジは①真ん中上 → ②真ん中下 の順に取付けてください。その後は順不同です。
※配線固定の際に配線を無理やり引っ張ったり、強い力をかけないでください。
配線固定を行わないと、内装フロントパネル（下）を取り付ける際に干渉する恐れがあります。

分割搬入の方法について

内装フロントパネル取り付け後●● 外装フロントパネルを取り付けます。（ネジ 4 か所）※締付けトルク 1.3 ± 0.2 N・m※パネルの取付の際に、配線を押し込んだり、強い力をかけないでください。

外装フロントパネルを取り付けます。
（ネジ 4 か所・丸印部）

66

付録
ネットワークの設定をする
見守りサービスを利用する場合、インターネットに接続するため、IP アドレスおよび DNS サーバーの設定をしてください。
ネットワークの環境が無い状態でネットワークの設定を有効にした場合、IP アドレス等設定が間違っている場合、点検コード「BC551」が表示されます。その場合、ネットワークの設定を見直してください。
● 出荷時はネットワークの設定が、「使用しない」になっています。
● 無線 LAN を利用する際には、無線 LAN アダプタ（無線 LAN 子機）が必要になります。●
対応無線 LAN アダプタは、「planex 社製 GW-450D KATANA」「planex 社製 GW-450D2」、「planex、
社製 GW-450S」、「Buffalo 社製 WI-U2-433DM」、「Buffalo 社製 WI-U2-433DMS」、「I-O DATA
社製 WN-AC433UK」です。
■ ネットワークを使用する場合（有線）① 設定情報画面に切り替える[ 設定 ] をタッチします。

①② ネットワークを「使用する」を選択する[ 使用する ] をタッチします。

②

③

付録

③ IP アドレスの設定方法を選択する
有線 LAN が選択されていることを確認して、[ 自動設定 ]、[ 手動設定 ] を選びタッチします。（有線 LAN が選択されていない場合は [ 有線 LAN]をタッチします。）● [ 自動設定 ] を選んだ場合は手順⑤の操作を行ってください。
● [ 手動設定 ] を選んだ場合は手順④の操作を行ってください。

（次ページに続く）

67

付録

ネットワークの設定をする つづき④ 各項目を入力する
各項目の箇所をタッチすると、キーボードが表示され入力できます。
確定時には [ 決定 ] をタッチします。

■例：IP アドレス手動設定の画面④⑤ PROXY 設定を選択する※通常は設定していただく必要はありません。
● [ON] を選んだ場合は手順⑥の操作を行ってください。

⑤● [OFF] を選んだ場合は手順⑦の操作を行ってください。

⑥ 各項目を入力する
各項目の箇所をタッチすると、キーボードが表示され入力できます。
確定時には [ 決定 ] をタッチします。

■例：PROXY 設定の画面⑥⑦ 設定を確定する[ 確定 ] をタッチします。
確定してよいか確認メッセージが表示されますので、[ はい ] をタッチします。
付録

⑦

68

付録

■ ネットワークを使用する場合（無線）※ 無線 LAN アダプタ（無線 LAN 子機）が室内リモコンに接続されていないと、無線 LAN は選択できません。
無線 LAN アダプタを室内リモコン底面にある USB ポート（11 ページ）に接続してください。
① 設定情報画面に切り替える[ 設定 ] をタッチします。

①② ネットワークを「使用する」を選択する[ 使用する ] をタッチします。

②③ 無線 LAN を選択する[ 無線 LAN] をタッチします。

③

付録（次ページに続く）
69

付録

ネットワークの設定をする つづき④ 各項目を入力する● [ 検索 ] を選んだ場合、使用する無線 LAN ルー
ターの SSID を選択してください。また、ルーターで設定されている暗号化方式の選択、およびパスワード（セキュリティーキー）の入力を行ってください。パスワードは、その箇所をタッチするとキーボードが表示され入力できます。
● [ 手動 ] を選んだ場合、使用する無線 LAN ルー
ターの SSID の入力、ルーターで設定されている暗号化方式の選択、およびパスワード（セキュリティーキー）の入力を行ってください。
入力項目は、その箇所をタッチするとキーボードが表示され入力できます。

■例：無線 LAN 設定の画面④④

確定時には [ 決定 ] をタッチします。

⑤ 設定を確定する[ 確定 ] をタッチします。
確定してよいか確認メッセージが表示されますので、[ はい ] をタッチします。

⑤

付録

70

付録

■ ネットワークを使用しない場合① 設定情報画面に切り替える[ 設定 ] をタッチします。

①② ネットワークを「使用しない」を選択する[ 使用しない ] をタッチします。

②③ 設定を確定する[ はい ] をタッチします。

③④ ホーム画面に戻る[ ホーム ] をタッチします。

付録

④

71

付録

オプション分電盤を使用した場合の単線結線図
オプション分電盤(BH-T0077)を使用した場合の単線結線図

系統 1φ3W 100/200V

契約ブレーカオプション分電盤

TB1
L CT×2(U相、W相)⑤逆潮流防止用CTK
TB2

1φ3W 100/200V

主幹ブレーカ

①蓄電システム用
ブレーカ
太陽光発電用
ブレーカ

3P3E
50AT

⑫ AC_CTケーブル

(蓄電)

L

3P

⑧重要負荷
ケーブル

・・・

K

⑨接地線

E

系統

弱電系

一般

一般

一般

負荷

負荷

負荷

負荷

③非常時兼用コンセント
ブレーカ

重用負荷出力

一般家電製品

3P3E
30AT

交流系

DC

直流系

蓄電ユニット一般

PV PCS

接地棒
リモコン ExtPV_CT AC_CT

太陽
エネファーム電池⑪ リモコンケーブル
PV1

PV2

A

CT×1(U相)⑥外部PV電力監視用CT②切替スイッチ⑦系統ケーブル

1φ3W 100/200V

分岐ブレーカ

(系統)

PV3

PV4

本製品以外の太陽光発電※太陽光発電の配線接続の詳細は太陽光発電の施工マニュアルを参照してください。

⑩PVケーブル1〜 PVケーブル4④非常時兼用コンセント
分岐ブレーカDC

DC

DC⑬ ExtPV_CTケーブル

B

1φ3W 100/200V

DC

100V
20AT

リモコン

室内リモコン

100V
20AT

100V
20AT

100V
20AT

100V
20AT

200V
30AT

LAN

太陽

太陽

太陽

太陽

電池

電池

電池

電池

重要

重要

重要

重要

重要

重要

負荷

負荷

負荷

負荷

負荷

負荷

※エネファームを併設する場合はAまたはBの位置に接続してください。

LANケーブル
太陽電池架台
太陽電池架台接地

重要家電製品ルータ
接地棒

エネファーム※エネファームの配線接続の詳細はエネファームの施工マニュアル

サーバ

付録

72

を参照してください。

付録

オプション分電盤を使用した場合の接続例
オプション分電盤(BH-T0077)を使用した場合の接続例⑤逆潮流防止用CT

系統 1φ3W 100/200V※CTの取付け位置、K、Lの向きは分電盤に貼られているシールに合わせてください。

U N W
太陽光発電用ブレーカ①蓄電システム用ブレーカ③非常時兼用コンセントブレーカ②切替スイッチ

一般負荷

重要負荷

主幹ブレーカ

契約
ブレーカ

入

入

(系統)

入
入

入

L
分岐ブレーカ

K

一般負荷
標準分電盤

L

K

K

L

(蓄電)

重要負荷

オプション分電盤④非常時兼用コンセント分岐ブレーカ⑦系統ケーブル⑧重要負荷ケーブル

蓄電ユニット交流系端子台⑨接地線⑥外部PV電力監視用CT

交流系端子台※Lが系統側になります。

⑪リモコンケーブル

リモコン⑬ExtPV_CTケーブル

本製品以外の太陽光発電

重要負荷出力N(O) W

L1

N

L2 空き

ExtPV_CT⑫AC_CTケーブル

室内リモコン

U

系統

AC_CT

直流系端子台LANケーブルメンテナンスエリア1

ルータ
直流系端子台⑩PVケーブル1～PVケーブル4

PV1

－

PV2

＋ － ＋

PV3

－

PV4

＋ － ＋

サーバ

太陽電池

太陽電池

太陽電池

付録

太陽電池
太陽電池架台

73

付録

整定値一覧
※中部電力、関西電力の整定値は、次ページを参照ください。
※整定値に対して電力会社から変更指示が出された場合は、指示に従って選択してください。
整定値
初期値

付録

74

東北電力. 四国電力. 整定範囲
東京電力 九州電力.
北陸電力

整定値（タイマー）
初期値
東北電力. 四国電力. 整定範囲
東京電力 九州電力.
北陸電力

OVR.
115V
（交流過電圧検
出レベル）
UVR.
80V
（交流不足電圧
検出レベル）OFR.
51.0Hz（周波数上昇検
出レベル）61.2Hz←←

110V●/115V●
/120V

1.0s

←

←

0.5s●
/1.0s●
/2.0s

←

←

80V●
/85V●
/90V

1.0s

←

←

0.5s●
/1.0s●/2.0s

50.5Hz● 1.0s
/51.0Hz●/51.5Hz←

UFR.
47.5Hz（周波数低下検
出レベル）

←

0.5s●
/1.0s●/2.0s←

60.6Hz● 1.0s
/61.2Hz●/61.8Hz←←

47.5Hz● 1.0s
/48Hz●/48.5Hz●/49.0Hz●/49.5Hz

57.0Hz

←

←

57Hz●
1.0s
/57.6Hz●/58.2Hz●/58.8Hz●/59.4Hz

受動的方式： ± 10°
電圧位相跳躍[ 度 ]（PAS）
－
復帰時限.
（Hld)

←

←

－
± 10°●/ ± 15°●/ ± 20°

－

－

－

－

300 秒

←

←

10●
/60●
/150●
/300（秒）

電圧上昇抑制←←107.0V～
112.0V

－

－

－

－

109V

←

←

0.5s●
/1.0s●/2.0s
0.5s●/1.0s●
/2.0s

←

0.5s●
/1.0s●/2.0s－

0.5 秒固定付録※整定値に対して電力会社から変更指示が出された場合は、指示に従って選択してください。
整定値
初期値
115V

OVR.
（交流過電圧検
出レベル）
UVR.
80V
（交流不足電圧
検出レベル）OFR.
51.0Hz（周波数上昇検
出レベル）61.2Hz

中部電力
←

関西電力
←

整定範囲
110V●
/115V●
/120V

←

←

80V●
/85V●
/90V

←

←

←

58.8Hz←

受動的方式： ± 10°
電圧位相跳躍[ 度 ]（PAS）
－
復帰時限.
（Hld)

←

←

－

－

－

電圧上昇抑制←←107.0V～
112.0V

57.0Hz

109V

関西電力
←

整定範囲
0.5s●
/1.0s●
/2.0s

1.0s

←

0.5s●
/1.0s●/2.0s

50.5Hz● 1.0s
/51.0Hz●/51.5Hz
60.6Hz● 1.0s
/61.2Hz●/61.8Hz
47.5Hz● 1.0s
/48Hz●/48.5Hz●/49.0Hz●/49.5Hz1.0s
57Hz●/57.6Hz●/58.2Hz●/58.8Hz●/59.4Hz－± 10°●/ ± 15°●/ ± 20°←UFR.
47.5Hz（周波数低下検出レベル）

整定値（タイマー）
初期値
中部電力
1.0s
←

←

0.5s●
/1.0s●/2.0s
0.5s●/1.0s●/2.0s
0.5s●/1.0s●
/2.0s

0.5s

1.0s

0.5s

1.0s

0.5s●
/1.0s●/2.0s－－

0.5 秒固定

300 秒

←

←

－

－

－

10●
/60●
/150●
/300（秒）－

中部電力：UFR 整定値＋ OFR タイマー＋ UFR タイマー
関西電力：UFR 整定値

付録

75

付録

蓄電システム 単独運転検出方式
項目

受動的方式

能動的方式

1 方式名称

電圧位相跳躍ステップ注入付周波数フィードバック方式

2 基本原理単独運転移行時に、発電出力と負荷の不均衡による電圧位相急変を検出し、ゲートブロックを行う方式。

周波数フィードバック機能と無効電力ステップ
注入機能により、系統周波数の偏差に応じた無効電力を注入することで周波数を更にシフトさせ、単独運転を検出する周波数シフト方式。

3 回路方式●

系統電圧のゼロクロス点を基準として、 系統の周波数を常に計測し、周波数偏差が生じ商用電源周期毎の時間を計測し、過去
ると周波数偏差に応じた無効電力を注入し、周
4 商用電源周期の平均と現商用電源周
波数シフト量を増大させる。また、インバータ期の位相差が整定位相値を越えた時点
出力と負荷のバランス状態により、周波数偏で、ゲートブロックを行う。このゲー差が出にくい場合のために、系統の高調波、基トブロックは 10 秒間維持する。
本波レベルを計測し、このレベルが、あるレベルに達すると、ステップ状に無効電力を注入し、系統に周波数偏差を発生させ、周波数シフ
トを助長させる。これら機能により、停電が発生すると、周波数シフト量を増大させる事が可能となり、インバータ出力の周波数が整定値を 100ms 連続で越えると単独運転を検出し、ゲートブロック発生及び系統保護リレーの開放
を行う。

または●
制御フロー

系統周波数計測部
周波数フィードバック（無効電力注入）
電流制御
処理部

単独運転検出部

INV

無効電力ステップ注入部

4

整定範囲

検出時限 :0.5 秒以下固定●
整定値 : ± 10°, ± 15°, ± 20°
出荷時整定値

付録

76

± 10°

検出時限 : ０．２秒固定●
整定値 : 定格周波数± 5% 固定
出荷時整定値

定格周波数± 5%

付録

製品仕様
型番

外形寸法

質量

蓄電池

系統連系出力蓄電ユニットESS-H1L1

室内リモコン

ESS-R4

蓄電ユニットW1060 × H1250 × D300 mm

室内リモコン

W170 × H140 × D23 mm

蓄電ユニット257 kg室内リモコン

320 g

種類

リチウムイオン蓄電池

定格容量（※１）

12 kWh

定格電圧DC177.6 V

動作電圧範囲DC144 V 〜 196.8 V

電池構成

1 モジュールあたり 8 直列 1 並列、全 6 モジュール直列構成

電気方式

単相 3 線式 ( ただし、接続は単相 2 線式 )定格出力

5.9 kW

定格出力電圧

AC202 V

出力電圧範囲AC202 V ± 20 V

定格周波数

50 Hz または 60 Hz

基本波力率

約 1（定格出力時）

電流歪率

総合電流歪率：5 %

電気方式

単相 3 線式

定格出力
自立出力

太陽光発電パネル入力

定格出力電圧

AC101 V / AC202 V

最大出力電流29.5 A

定格周波数

50 Hz または 60 Hz

接続方式

マルチストリング方式

制御方式

最大電力点追従 (MPPT) 方式

入力回路数

4 回路

定格入力電圧

DC330 V/1 回路

入力運転電圧範囲

DC70 V 〜 450 V/1 回路

MPPT 制御可能電圧範囲

DC90 V 〜 380 V/1 回路

最大入力電流10.5 A/1 回路

最大入力電力2 kW/1 回路(PV ストリング ) 開放電圧

DC450 V 以下 /1 回路(PV ストリング ) 短絡電流13.5 A 以下 /1 回路

変換方式
スイッチング方式

注１)

合計 5.9 kVA ( 蓄電池残量 50 % 以上 )合計 5.8 ～ 5.1 kVA ( 蓄電池残量 50 % 未満 )6 kW/4 回路合計

付録

インバータ

片相 2.95kVA

各次電流歪率：3 % ( 定格出力時 )連系運転時：自励式電圧型電流制御方式
自立運転時：自励式電圧型電圧制御方式
正弦波 PWM 方式

絶縁方式

非絶縁トランスレス方式

冷却方式

強制空冷方式

電力変換効率蓄電池 94 %運転時騒音レベル40 dB 以下

消費電力

45 W 以下

PV 95 %

蓄電池容量は単電池（セル）の容量合計を示します。●
実際に充放電できる容量は、充電深度と電力変換効率をかけた値となり、環境温度や使用電力によって増減します。また充電システムの使用年数の経過とともに、徐々に減少します。（設置時初期値の目安：約 10.27 kWh）●
この劣化のスピードは充放電の頻度、使用環境（温度等）により異なります。
例１：毎年、ほぼ均一に減少する場合●
例２：使用開始当初の減少はやや大きいが、その後は安定して減少しにくくなる場合など

77

出力制御の設定方法について
固定スケジュールのダウンロード方法
出力制御を設定するときに固定スケジュールが必要になります。
あらかじめ電力会社サーバから固定スケジュールをダウンロードしてください。（※発電所 ID が必要）
① 本システムを出力制御の対象地域に設置する場合
本システムが出力制御の対象となった場合は試運転を行うことで出力制御の設定ができます。
（事前に電力会社への申請が必要になります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。）＜出力制御の設定の際に準備する物＞● インターネットに接続できるパソコン● 固定スケジュールのデータを入れた USB メモリ※ 1● 発電所 ID ※ 2※ 1 USB メモリは USB2.0 対応のものをご使用ください。
※ 2 本システムを含め、太陽光発電機器には１つ１つ固有の「発電所 ID」を登録しなければなりません。

② 固定スケジュールのダウンロード方法
固定スケジュールダウンロード用のＵＲＬ及び固定スケジュールデータについては、電力会社様が機密保持契約を締結しているメーカーなどに対して公開しているものであり、厳正に管理することが必要となります。
そのため固定スケジュールの入手方法については、お取引先様にご確認ください。（電力会社様との契約により、弊社から開示することはできません。）③ 固定スケジュールの USB メモリ保存方法
ダウンロードした固定スケジュールのデータは、下記手順の通りに USB に保存してください。
（ 固定スケジュールの保存方法を誤ると、試運転が正常に動作しないことがあります ）● USB メモリのルート直下に「PV_SEIGYO」のフォルダを作成します。
●「PV_SEIGYO」フォルダ内に固定スケジュー
ルのデータをコピーします。
● 無事に USB メモリにデータを移し終えました
ら、USB メモリを安全に取り外します。

出力制御の設定方法について

78

出力制御の設定方法について

蓄電システムの試運転（出力制御で「対象」と設定した場合）

1出力制御の設定※

ここでは「リモコンのガイダンスに沿っての試運転実行」（37 ページ）の出力制御設定画面で「対象」を選択した場合について説明します。

順番

操作

操作内容

リモコン画面「対(1) 各種設定を入力または選 出力制御を設定する場合は、択入力する象」を選択し、[ 確定 ] をタッチします。

(2) 出力制御の確認画面

出力制御の設定で「対象」を選択すると確認画面が表示されます。問題がなければ [ はい ] をタッチしてください。

(3) 整定値の選択入力①

電力会社の指示に従って、
「OVR」
「UVR」
「OFR」
「UFR」
「受動的方式」「復帰時限」を選択入力し、[ 次へ ] をタッチしてください。[ 戻る ] をタッチすると、前画面 (2) に戻ります。

※ 整定値に対して電力会社から変更指示が出された場合は、指示に従って選択してください。付録の「整定値一覧」(74 ページ )を掲載しておりますので参考にしてください。

(4) 整定値の選択入力②

電圧上昇抑制 / 太陽光発電パネ
ル定格 / 発電上限設定 / 太陽光
余剰分売電を選択入力し、[ 次へ ] をタッチしてください。[ 戻る ] をタッチすると、前画面 (3)※ 太陽光発電パネル定格は、直流系端子台に接続されている太陽電池の 4 回路の合計出力を、0 ～ 8.0 の範囲内で入力してください。
8.0kW 以上の場合は、8.0 と入力してください。
※ 発電上限設定が表示されない場合がありますが、その場合は、発電上限設定の入力は必要ありません。
※ 太陽光余剰分売電は、電力会社等の指示がなければ [ する ] を選択してください。[ しない ] を選択すると、売電量が極端に少なくなります。

出力制御の設定方法についてに戻ります。

79

出力制御の設定方法について
蓄電システムの試運転（出力制御で「対象」と設定した場合）(5) 出力制御の設定① USB メモリを接続した場合、電力会社の URL ファイルがあれば、電力会社の情報が読み込まれます。

② 電力会社の指示に従って「出力増減変化時間」、「発電所ID」、「電力会社サーバ」を選択入力してください。
※発電所 ID は電力契約者にお問い合わせください。

③ 発電所 ID
（26 桁）
を入力して、[ 決定 ] をタッチしてください。

④ [ 次へ ] をタッチしてください。

出力制御の設定方法について

80※ 以降、試運転の内容は「(6) 交流系端子台の端子電圧を確認する」（38 ページ）と共通になります。
後日、出力制御が「対象」の設定で「接続確認 / 試運転」を実施する場合、固定スケジュールの読み込みが必要です。

出力制御の設定方法について

出力制御対象の変更（出力制御で「対象」と設定した場合）“出力制御対象外”から、“出力制御対象”に設定を変更する場合、本ページを参照してください。
「ユーザーモード→サービスモードへの切替」（44 ページ）の 1 ～ 3 の操作を行い、サービスメニュー
画面に移行してください。続けて、以下の操作を行ってください。
1

ネットワークを設定しているときは、「出力制御設定」を押してください。
ネットワークを設定していない場合は、「出力制御設定」をタッチする前に、準備している USB メモリを室内リモコンへ接続してください。

2

発電所 ID を入力して、「次へ」を押してください。
● ネットワーク、USB メモリのいずれも接続していない場合、右の画面が表示されます。

● ネットワーク、または USB メモリを接続している場合、右の画面が表示されます。

● 固定スケジュールの読み込み

USB メモリ接続

ネットワーク接続

ネットワークまたは USB メモリから固定スケジュールを読み込みます。
※ ネットワークに接続せず、USB メモ
リを接続している場合は、右の画面が表示されます。

右記画面が表示されて設定が終了します。

出力制御の設定方法について

381

出力制御の設定方法について

ユーザーモード→サービスモードへの切替（出力制御で「対象」と設定した場合）出力制御で「対象」と設定した場合 、出力制御の設定内容が反映されます。
1

サービスモード（設置者モード）ホームメニュー画
面について

サービスモード（設置者モード）のホーム画面

ホーム画面左上に出力制御値が表示されることがあります。

※ ただし、出力制御値が 100% の場合は表示されません。
引き続き (2) 以降の確認作業を実施してください。
2

サービスメニュー画面について

サービスメニュー画面

運転情報を確認する場合・・・・・・・「運転情報をタッチしてください。確認方法は「運転情報の確認」（49 ページ）を参照してください。
再度試運転する場合・・・・・・・
出力制御で「対象」を設定している場合は、試運転で整定値などを変更する場合であっても、固定スケ
ジュールの読み込みが必要になりますのでご注意ください。
固定スケジュールを更新する場合・・・・・・・
ネットワーク未接続で固定スケジュールを更新しなければならない場合は、「固定スケジュール」をタッチしてください。「固定スケジュールの読み込み方法」（84 ページ）を参照してください。
※固定スケジュールの書き換えを年 1 回以上実施するようにしてください。

再度試運転
する場合
運転情報を確認する場合
固定スケジュールを更新する場合.
（ネットワーク未接続のとき）

ホーム画面に.
戻る場合※ 固定スケジュールの有効期限を過ぎると、電力会社に売電できなくなりますのでご注意ください。

設定情報 ( 詳細 ) の入力、確認（出力制御で「対象」と設定した場合）「設定情報 ( 詳細 )」で、出力制御の設定内容を確認することができます。
1
出力制御の設定方法について

82

設定画面（詳細）の変更内容について[ 設定 ] をタッチ「設定」をタッチ2[ 設定情報 ( 詳細 )] をタッチしてください。

「次へ」をタッチ出力制御の設定方法について
3

設定情報 ( 詳細 ) 画面 (1/4、2/4、3/4、4/4) の各ページに対して、確認 / 選択 / 入力を行ってください。
※ 出力制御が設定されると、ユーザーモードでは、「日時の設定」の現在日時の設定ができなくなります。

設定（詳細）画面 1/4

キャンセル[ 次へ ] をタッチ
設定（詳細）画面 2/4

キャンセル[ 次へ ] をタッチ
設定（詳細）画面 3/4

キャンセル[ 次へ ] をタッチ
設定（詳細）画面 4/4
キャンセル「確定 ] をタッチ
確定画面

[ いいえ ] をタッチ
キャンセル画面

4 設定情報画面へ
設定情報 ( 詳細 )画面 4/4 へ[ はい ] をタッチ
2 設定情報画面へ[ いいえ ] をタッチ

出力制御の設定方法について[ はい ] をタッチ

遷移前の画面へ

83

出力制御の設定方法について

固定スケジュールの読み込み方法
1（インターネットに接続していない場合）

出力制御の設定後、固定スケジュールの読み込みを実施することができます。
※ インターネットに接続されない場合は、固定スケジュールの読み込みを年 1 回以上実施するようにしてください。
① サービスメニュー（設置者モード）の画面に移行して、画面右下の [ 固定スケジュール ] をタッ
チしてください。

② 固定スケジュールのデータが入った USB メモリ
を室内リモコンの USB に接続してください。
●
USB メモリの接続が終わりましたら、「はい」
をタッチしてください。

③ 固定スケジュールの読み込みが終わるまで、USB メモリをはずさないでください。●（※ 10 秒程度）

④ 読み込みが終わりましたら、USB メモリを外して「戻る」をタッチしてください。

⑤ [ ホーム ] をタッチします。
出力制御の設定方法について

84

出力制御の設定方法について「電力会社サーバ接続」の確認方法（インターネットに接続した場合）

出力制御を設定後、本システムの工事説明書「ネットワークの設定をする」を行うことで、ネットワーク経由で電力会社サーバから出力制御スケジュールが取得できます。
● 更新スケジュールを取得するには、出力制御の設定、ネットワークの接続、電力会社サーバ接続が必
要になります。
● ここではネットワークを設定後、電力会社サーバの接続確認方法について説明します。
① ホーム画面で「設定」をタッチしてください。

② ネットワークの「使用する」をタッチしてください。

③「通信状態」をタッチしてください。

④ 通信状態画面が表示されます。
● [OK] の場合●
ネットワークに接続できています。●「戻る」をタッチしてください。
● [ 確認中 ] の場合●
ネットワーク接続を確認しています。●
少しお待ちください。

※ 更新スケジュール取得日について●
電力会社サーバが [OK] となっているときは、定期的に出力制御スケジュールが更新されます。
⑤ [ ホーム ] をタッチします。

出力制御の設定方法について● [NG] の場合●
[ 更新 ] をタッチして、再度通信状態を確認し●てください。それでも [NG] の場合は [ 戻る ]をタッチし、ネットワーク配線、ルータ設定、室内リモコンのネットワーク設定を確認して
ください。

85

京都市中京区烏丸通御池上る  〒 604-0845
http://www.nichicon.co.jp

LV42633-17