電力会社用系統連系申込資料集（四国電力様向け）

ハイブリッド型蓄電システム
パワコン型式 ：ESS-HP1L1
システム型式 ：ESS-H1L1・系統連系申請書類につきましては、電力会社様より申請者の方が必ず原本を入手頂きますようお願い致します。
・参考記入例と原本が異なる場合は、同様の記入項目に参考記入例を基にご記入ください。

ニチコン株式会社
２０１６．０７．０１

ハイブリッド型蓄電システム系統連系申請におけるポイント

・JET認証書は、本ハイブリッド型蓄電システムに付属しているJET認証書のコピーを提出してください。
・本ハイブリッド型蓄電システムは、多数台連系対応型１の単独運転防止機能に対応しています。
・本ハイブリッド型蓄電システムは、JEM1498 補足情報追加に伴う能動的単独運転検出方式に対応しています。
・本ハイブリッド型蓄電システムは、押し上げ効果はありません。
・本ハイブリッド型蓄電システムの接続可能容量以上に太陽電池モジュールを接続する場合は、太陽光パワコンを増設して、合計14kWまで対応可能です。
・本ハイブリッド型蓄電システムは余剰配線のみの対応になります。
・1電力契約につき接続できるハイブリッド型蓄電システムは1台のみになります。
・他の蓄電システムとの併設は出来ません。
・整定値は、電力会社様から変更指示がある場合、系統連系前に確実に設定を変更してください。
・申請書類の入手は、下記四国電力様ホームページおよび、四国電力様の営業所より入手お願いします。
http://www.yonden.co.jp/energy/n_ene_kounyu/renewable/page_03a.html

お客さま情報を記入ください

太陽電池最大出力を記入ください○.○○

単相 2線式 202V

5.9

認定通知書に記載されている設備IDを記入ください

例を参考に記入ください

記入ください赤丸の書類を用意ください様式１◇非ＦＩＴ電源
平成 ○○年 ○○月 ○○ 日発電設備の送電系統への連系申込みについて（低圧）四国電力株式会社
御中
申込者

○○ ○○

印

私は、電気事業法等の関係法令、政省令その他ガイドライン、電力広域的運営推進機関の送配電等業務指針及び関係する貴社の約款・要綱等を承認の上、貴社に対し、送電系統への再生可能エネルギー発電設備の連系ならびに電力の買取を申し込みます。
なお、以下のいずれかに該当する場合には、本申込みは撤回するものとし、本申込みに基づく貴社との契約が既に成立している場合であっても、当該契約が貴社によって解除されることに同意します。
・受給開始希望日を経過してもなお電気の供給を開始しない場合 (ただし、特段の理由があると貴社が認めた場合を除きます)
・貴社が算定した発電設備の系統連系に必要な費用を貴社の定める支払期日までに支払わない場合
また、本申込みに関して、以下の点についても、併せて同意します。
・本申込みの行為を以って、貴社が、発電設備の連系に係る申込みの順位とすること
・私が本申込みを撤回した場合、本申込みの内容の検討に要した費用等を貴社に支払うこと
・貴社工事に際し、設計変更または単価変動等により工事費負担金に差が生じた場合は、工事竣工後、工事費負担金の精算(利息は付さない)に速やかに応じること
・貴社工事を行うにあたり、私の所有地等の使用を必要とする場合は、必要となる土地等の使用料は無償とすること
・貴社工事を行うにあたり、用地確保等について、貴社の要請により必要な協力を行うこと

記（１）発電設備等設置者名（フリガナ）（仮称可）（２）発電者の名称（フリガナ）（発電所名、仮称可）

△△ △△
○○ ○○
△△ △△
○○ ○○ ○○発電所（３）発電設備等設置場所○○県○○市○○町○○番地（４）既設アクセス設備※１の有無

有・
無※１．アクセス設備：発電設備等を送電系統に連系するための流通設備（５）発電設備等変更の有無

新規・有〔増設・減設・更新・廃止・その他（（６）逆潮流の有無（７）連系先となる一般送配電事業者
たる法人の小売部門への販売

有・無する・しない）〕・無【連絡先】
住所 〒 ○○○－○○○○
事業者名 ○○○
所属 ○○○△△ △△担当者名（フリガナ） ○○ ○○電 話 ○○○－○○○－○○○○○○○－○○○－○○○○
FAX
e-mail ○○○＠○○○○（８）連絡先【技術的事項に関する連絡先（上記と異なる場合のみ記入）】
住所 〒
事業者名
所属
担当者名（フリガナ）
電 話
FAX
e-mail※四国電力株式会社は、本申込書の情報を系統アクセス業務の実施のために使用します。

発電設備の基本仕様
項目仕様

パワーコンディショナーメーカー

ニチコン株式会社

種類（自励式・他励式）

自励式

入力容量

7.9kW

定格電圧（連系時）

AC202V 50Hz/60Hz

定格出力（連系時）

5.9kW

運転力率0.95以上

出力制御方式

電流制御型

出力電圧上昇抑制機能
単独運転防止機能

出力制御

あり： 107V～112V, 0.5Vステップ

能動的方式

ステップ注入付周波数フィードバック方式

受動的方式

電圧位相跳躍出力抑制機能あり

絶縁用変圧器無し

連系装置認定取得あり

認証番号(認証品の場合のみ）

MD-0017屋外開閉器の種類－種類

リチウムイオン2次電池

型式

ELSR123-00003

容量12kWh

最小電圧

DC129.6V

定格電圧

DC177.6V

最大電圧

DC196.8V

動作電圧範囲DC144V～DC196.8V

メーカー

サムスンSDI株式会社

定格入力電圧

DC330V

動作入力電圧範囲

DC70V～DC450V(起動は90V以上)

最大入力解放電圧

DC450V

最大入力短絡電流

13.2A

定格出力電圧

定格電圧（自立時）

DC400V
定格1.5kW/1回路
最大2kW/1回路 最大6kW/4回路合計
AC202V±12V/AC101V±6V 50Hz/60Hz

定格出力（自立時）

5.9kVA

定格電圧（通常時）

AC202V±12V/AC101V±6V 50Hz/60Hz

定格出力（通常時）

5.9kVA

備考

パワコン入力+自立負荷合計：

定挌・連系運転時

蓄電池

太陽電池

定格出力電力自立出力

記入用紙は、営業所様にお問い合わせください。

電気特性・インバータの仕様
項目

内容

備考

自励式電圧型電流制御（系統連系時）
種類
型式

自励式電圧型電圧制御（自立時）システム型式：ESS-H1LS, ESS-H1L1
パワコン型式：ESS-HP1LS, ESS-HP1L1
AC202V 50Hz/60Hz

重要負荷端子、コンセントに供給定格出力電圧
AC202V±12V/AC101V±6V 50Hz/60Hz（自立時）
5.9kW（連系時）定格出力電力5.9kVA（自立時）
定格入力電圧

AC202V 50Hz/60Hz

定格入力電力5.9kW（充電時）
蓄電池: DC125V～DC220V
太陽電池: DC 70V～450V(起動は90V以上）
5％以下（総合歪率）

入力運転電圧範囲

電池電圧入力およびPV直流入力
定挌時

高調波歪率
3％以下（各次歪率）
出力基本波力率0.95以上

連系運転範囲
（性能保証）

系統電圧 AC202V±20V以内

定挌時定挌・連系運転時

系統周波数 50/60Hz±1%以内
絶縁方式

トランスレス非絶縁方式

自動同期検定装置

内蔵

保護装置

制御回路に連系保護機能を内蔵

スイッチング方式

正弦波PWM方式電気方式（連系時）

単相２線式（単相３線式配電線に接続）

電気方式（自立時）

単相３線式（自立出力端子に接続）製造者

ニチコン株式会社

記入用紙は、営業所様にお問い合わせください。

電気設備図面（配線図）および付近図等 別添図面（有り・無し）□お客さま用□工事店用□電力会社用ESS-H1L1記入例

2．漏電遮断器
3P3E
**AF
**A
30mＡ
逆接続可能型

計量器

計量器
検出用ＣＴ
ELCB

Ｂ
CV-14-3C

CV-14-3C

CV-14-3C
契約ＳＢ
主開閉器

CV-14-3C
CV-8-3C
ELCB
CV-8-3C（蓄電池逆電力防止機能）

1．電磁開閉器MgCct

太陽電池（パネル）

4．漏電遮断器

家庭負荷

3P3E
50AF
50A
30mA
逆接続可能型

CV-5.5-3C
インバータ
畜電池

ESSESS- H1L1
JET認証番号：MD-0017
・多数台連系対応
・蓄電池RPR付き重要負荷出力

CV-5.5-3C

CV-5.5-3C

ELCB
重要負荷

3．切替開閉器
60A
3P（DS63）5．漏電遮断器
3P3E
50AF
30A
30mA
逆接続可能型現場・現状に合わせて作成ください。
記入用紙は、営業所様にお問い合わせください。

電気設備図面（配線図）および付近図等 別添図面（有り・無し）

ESS-H1L1記入例□お客さま用□工事店用□電力会社用外付け太陽光発電設備がある場合

パワーコンディショナ

CV-8-3C
ELCB
計量器

計量器
検出用ＣＴ CV-8-3C

6．漏電遮断器
3P2E
**AF
**A

ELCB

Ｂ
CV-14-3C

CV-14-3C

CV-14-3C
契約ＳＢ
主開閉器

CV-14-3C
CV-8-3C
ELCB
CV-8-3C（蓄電池逆電力防止機能）

1．電磁開閉器MgCct

太陽電池（パネル）

2．漏電遮断器
3P3E
**AF
**A
30mＡ逆接続可能型

4．漏電遮断器

家庭負荷

3P3E
50AF
50A
30mA
逆接続可能型

CV-5.5-3C
インバータ
畜電池

ESSESS- H1L1
JET認証番号：MD-0017
・多数台連系対応
・蓄電池RPR付き

重要負荷出力CV-5.5-3C

CV-5.5-3C

ELCB
重要負荷

3．切替開閉器
60A
3P（DS63）5．漏電遮断器
3P3E
50AF
30A
30mA
逆接続可能型現場・現状に合わせて作成ください。
記入用紙は、営業所様にお問い合わせください。

参考資料
発電設備に関する資料
機器名称記号

メーカー

型式

仕様

1．配線用開閉器
パワーリレー

MgCttPanasonic

AHES4291

AC 277V 35A

2．漏電遮断器

ELCB

○○○

○○○

日東工業㈱

DS63 3P 60A

3．切替開閉器

4．漏電遮断器

ELCB

日東工業㈱

5．漏電遮断器

ELCB

日東工業㈱

6．漏電遮断器

ELCB○○○

配線用遮断器

MCCB

備考
ESS-HP1L1、ESS-H1L1に内蔵

3P3E/**AF/**A/30mA/**秒以内/逆 構内主幹用
接続可能型
3P/60AF/60A

非常時兼用コンセント切替用

3P3E/50AF/50A/3
GE53WC 3P 50A F30 0mA/0.1秒以内/逆 ハイブリッド蓄電システム用接続可能型
3P3E/50AF/30A/3
GK53WN 3P 30A F30 0mA/0.1秒以内/逆 非常時兼用コンセントブレーカ
接続可能型
3P*E/**AF/**A/3○○○0mA/*秒以内/逆 太陽光発電システム用
接続可能型

記載内容は、現場・現状に合わせて修正ください。
記入用紙は、営業所様にお問い合わせください。