令和３年 10 月報告書（案）

北陸電力株式会社 志賀原子力発電所
令和３年度（第２四半期）
原子力規制検査報告書（原子力施設安全及び放射線安全に関するもの）（案）

令和３年 10 月
実用炉監視部門令和３年 10 月報告書（案）目 次
１．実施概要 ............................................................................................................................................................ 1
２．運転等の状況 ................................................................................................................................................... 1
３．検査結果 ............................................................................................................................................................ 1
４．検査内容 ............................................................................................................................................................ 1
５．確認資料 ............................................................................................................................................................ 3令和３年 10 月報告書（案）

１．実施概要（１）事業者名：北陸電力株式会社（２）事業所名：志賀原子力発電所（３）検査実施期間：令和３年７月１日～令和３年９月 30 日（４）検査実施者：志賀原子力規制事務所
野中 則彦
中野 重友
城内 忠
検査補助者：志賀原子力規制事務所
井奥 圭輔
２．運転等の状況号機

出力（万 kW)

１号機

54.0

停止中

２号機

120.6

停止中

検査期間中の運転、停止、廃止措置及び建設の状況

３．検査結果検査は、検査対象に対して適切な検査運用ガイド（以下単に「ガイド」という。）を使用して実施した。検査対象については、原子力検査官が事前に入手した現状の施設の運用や保安に関する事項、保安活動の状況、リスク情報等を踏まえて選定し、検査を行った。検査においては、事業者の実際の保安活動、社内基準、記録類の確認、関係者への聞き取り等により活動状況を確認した。ガイドは、原子力規制委員会ホームページに掲載されている。
第２四半期の結果は、以下のとおりである。
３．１ 検査指摘事項
指摘事項なし３．２ 未決事項なし
３．３ 検査継続案件なし
４．検査内容４．１ 日常検査1令和３年 10 月報告書（案）（１）BM1040 ヒートシンク性能
検査項目 ヒートシンク性能
検査対象
1) １号機取水口スクリーン点検
2) １号機補機冷却水取水路内の排砂作業（２）BM0110 作業管理
検査項目 作業管理
検査対象1) １号機タービン建屋屋内消火栓の弁取替作業（３）BO0010 サーベイランス試験
検査項目 標準的な検査
検査対象
1) １号機非常用ディーゼル発電機（A）手動始動試験
2) ２号機非常用ディーゼル発電機（A）手動始動試験（４）BO1020 設備の系統構成
検査項目 標準的系統構成
検査対象
１) １号機ろ過水タンク（Ｂ）点検に係る系統安全処置
２) １号機非常用ディーゼル発電機（A）における潤滑油系配管等の系統構成（５）BO1040 動作可能性判断及び機能性評価
検査項目 動作可能性判断及び機能性評価
検査対象
1) １号機非常用ディーゼル発電機（A）の潤滑油にじみに係る動作可能性
2) ２号機非常用ガス処理系フィルタ装置の点検（６）BO1070 運転員能力
検査項目 中央制御室・現場での運転員の活動状況
検査対象
1) １号機志賀原子力線１Ｌ復旧に係る運転操作
2) １号機中央制御室における鍵管理の状況（７）BE0020 火災防護
検査項目 四半期検査2令和３年 10 月報告書（案）

検査対象1) ２号機軽油タンク泡消火設備点検
2) 消火系弁及び配管の取替に伴う消火系全停に対する代替手段等
3) １号機、２号機主要建屋の自動火災報知器設備点検
4) １号機、２号機原子炉建屋の防火扉の設置状況
5) サービス建屋 補助ボイラー室二酸化炭素消火設備の点検（８）BE0030 内部溢水防護
検査項目 内部溢水防護
検査対象
１) １号機雑用水配管からの漏水対策（９）BE0050 緊急時対応の準備と保全検査項目 緊急時対応の準備と保全
検査対象
１) 緊急時対策棟の緊急時空調設備に係る維持管理（10）BE0100 津波防護
検査項目 津波防護
検査対象
１） 防潮堤排水ゲートの維持管理（11）BR0010 放射線被ばくの管理
検査項目 放射線被ばくの管理
検査対象
１） １号機濃縮廃液タンク（Ｂ）廃液液位に係る線量４．２ チーム検査なし
５．確認資料
５．１ 日常検査（１）BM1040 ヒートシンク性能
検査項目 ヒートシンク性能
検査対象
1) １号機取水口スクリーン点検
・志賀原子力発電所１・２号機 取水路内部点検他委託 点検実施計画書 安3令和３年 10 月報告書（案）

全衛生管理計画書 ＨＧＣ21－ＣＫ－001 改訂番号０ 2021 年３月 26 日
・定期点検記録表 点検年度 2021 年度 志賀原子力発電所１号機 復水器
冷却水取水口 復水器冷却水取水口スクリーン Ｎｏ．１－Ｎｏ．12 2021．6．21、
22・定期点検記録表 点検年度 2021 年度 志賀原子力発電所１号機 補機冷却水取水口 補機冷却水取水口スクリーン Ｎｏ．13－Ｎｏ．16 2021．6．12
・2019 年度工事報告書 補機取水口スクリーン肉厚測定結果
・志賀原子力発電所 取水口スクリーン スクリーン組立図 Ｈ－02007 改訂２ Ｈ2．6．8
・志賀原子力発電所 補機冷却取水口スクリーン他工事 取水口スクリーン設計
図 平成３年３月
2) １号機補機冷却水取水路内の排砂作業
・志賀原子力発電所１号機 技術検討書 補機冷却水取水路内の排砂実施計画について 2021 年２月 19 日 20－ＤＫ－008
・志賀原子力発電所１号機 補機冷却水取水路排砂に伴う取水ピット水位・補機冷却設備の監視 作業要領書 2021 年７月 21 日 改訂番号０ 土木建築課
・１号機 補機冷却水取水路排砂作業結果について 2021／9／8 保修部 土木建築課（２）BM0110 作業管理
検査項目 作業管理
検査対象1) １号機タービン建屋屋内消火栓の弁取替作業・コンディションレポート（ＣＲ）Ｎｏ．21－0371
・不適合報告書 Ｎｏ．21Ｄ－0105
・作業票（１－21－Ｍ４－023） 保守管理委託 消火設備点検の内 消火設備点検（2021 年度）
・１号機 作業要領書兼報告書 １号 機械設備軽微修繕工事 屋内消火栓設
備開閉弁取替 改訂Ｎｏ．０ 承認’21．６．30（３）BO0010 サーベイランス試験
検査項目 標準的な検査
検査対象
1) １号機非常用ディーゼル発電機（A）手動始動試験
・志賀原子力発電所１号機 定例試験操作要領 改訂 107 令 3．3．27 現在
非常用ディーゼル発電機１Ａ[１Ｂ]手動始動試験
4令和３年 10 月報告書（案）・志賀原子力発電所１号機 非常用ディーゼル発電機１Ａ 手動始動試験結果
2021 年６月 17 日
・志賀原子力発電所１号機 非常用ディーゼル発電機１Ａ 手動始動試験結果
2021 年７月 14 日・コンディションレポート（ＣＲ）Ｎｏ．21－0403、Ｎｏ．21－0499
2) ２号機非常用ディーゼル発電機（A）手動始動試験
・志賀原子力発電所２号機 定例試験操作要領 ＱＡ11－09－② 改訂 98
16．１ 非常用ディーゼル発電設備ディーゼル発電機手動始動試験
・志賀原子力発電所２号機 非常用ディーゼル発電設備ディーゼル発電機手動始動試験（A 系） 結果 2021 年８月３日
・志賀原子力発電所２号機 非常用ディーゼル発電設備ディーゼル発電機手動始動試験（A 系） 結果 2021 年８月 31 日
（４）BO1020 設備の系統構成
検査項目 標準的系統構成
検査対象
１) １号機ろ過水タンク（Ｂ）点検に係る系統安全処置
・志賀原子力発電所 第１号機 雑用水・碍子洗浄水配管系統図 Ｕ42－1001
改訂４－４
・志賀１号機 設備別運転操作要領 別冊－１ 弁チェックリスト
・作業票（１－21－Ｍ４－044） 給水処理設備定検工事の内 ろ過水タンク及び弁点検 作業予定日 自：2021／06／28 至：2021／09／30
・アイソレーション票（１－21－Ｍ４－044） 給水処理設備定検工事の内 ろ過水タンク及び弁点検 2021／06／30 16：47 印刷
２) １号機非常用ディーゼル発電機（A）における潤滑油配管等の系統構成
・志賀原子力発電所第１号機 非常用ディーゼル発電設備 潤滑油系配管計装
線図 改訂７ 図番Ｌ9733900602
・志賀原子力発電所第１号機 非常用ディーゼル発電設備 冷却水系配管計装
線図 改訂５－１ 図番Ｌ9733900601
・志賀原子力発電所第１号機 非常用ディーゼル発電設備 燃料油系配管計装
線図 改訂５－２ 図番Ｌ9733900604
・志賀原子力発電所第１号機 非常用ディーゼル発電機 １Ａ 手動始動試験 結果 2021 年７月 14 日
（５）BO1040 動作可能性判断及び機能性評価5令和３年 10 月報告書（案）

検査項目 動作可能性判断及び機能性評価
検査対象
1) １号機非常用ディーゼル発電機（A）の潤滑油にじみに係る動作可能性
・コンディションレポート（ＣＲ）Ｎｏ．21－0403
・リスク情報・ＣＡＰミーティング資料 2021 年７月１日
・志賀原子力発電所１号機 定例試験操作要領 改訂 107 令３．２．27 現在
非常用ディーゼル発電機１A〔１B〕手動始動試験
・志賀原子力発電所１号機 非常用ディーゼル発電機１Ａ 手動始動試験結果
2021 年６月 17 日
・非常用ディーゼル発電機取扱説明書 第１編機関運転要領 第４章機関運転及び第５章運転中の機関保守点検
・志賀原子力発電所第１号機運転記録日誌〔12〕 2021 年６月 28 日月曜日及び 2021 年６月 29 日火曜日 保安規定等に係る現場記録採取シート
・シリンダーヘッドカバー（軽質油用） の図面
2) ２号機非常用ガス処理系フィルタ装置の点検
・志賀原子力発電所第２号機 非常用ガス処理系配管計装線図 改訂８－１
図番 310ＱＢ00-100
・志賀原子力発電所第２号機 非常用ガス処理系手動起動試験 結果 2021
年６月 14 日
・作業票（２－21－Ｍ１－012） ２号機非常用ガス処理系フィルタ装置・乾燥装置
およびＭＣＲ再循環フィルタ装置外観点検
・作業要領兼報告書（２－21－Ｍ１－007） ２号機械設備軽微修繕工事 非常用ガス処理系フィルタ装置・乾燥装置およびＭＣＲ再循環フィルタ装置外観点検
・外観目視検査記録 志賀原子力発電所２号機 ＳＧＴＳフィルタ装置及びＳＧＴＳ乾燥装置 検査日 2021 年７月 15 日
・漏えい検査記録 志賀原子力発電所２号機 ＳＧＴＳフィルタ装置及びＳＧＴＳ乾燥装置 検査日 2021 年７月 15 日
・放射線作業環境測定報告書 ２号機械３種 ＳＧＴＳ乾燥装置（Ａ）（Ｂ）、ＳＧＴ
Ｓフィルタ装置 2021 年７月 15 日・コンディションレポート（ＣＲ）Ｎｏ．18－0890（６）BO1070 運転員能力
検査項目 中央制御室・現場での運転員の活動状況
検査対象1) １号機志賀原子力線１Ｌ復旧に係る運転操作
・志賀原子力発電所 運転管理業務要領 ＱＡ11 2021 年３月
6令和３年 10 月報告書（案）・志賀原子力発電所 運転管理業務に係る細則 ＱＡ11－Ｑ１ 2021 年３月
・志賀１号機 引継日誌 2021 年７月 27 日火曜日 引継時間 21 時 00 分２直Ｃ班
・屋外開閉所給電操作票（１／１） 操作票Ｎｏ．1151 2021 年７月 27 日（火）15：30 志賀原子力線１Ｌ復旧
・操作票（中央給電指令所）１／１ 2021 年７月 20 日（火）23 時 17 分作成 件
名Ｎｏ．1151 志賀原子力線１Ｌ復旧
２） １号機中央制御室における鍵管理の状況
・コンディションレポート（ＣＲ）No．21－0785
・志賀原子力発電所 発電設備に関する鍵管理細則 改訂 13 2020 年 12 月
・志賀原子力発電所 発電設備に関する鍵管理手引 改訂 10 2020 年 12 月
・コンディションレポート（ＣＲ）Ｎｏ．21－0785 2021 年９月 15 日説明資料
・鍵束内訳（2021．４．２）
・鍵管理チェックシート ＱＡ11－Ｑ２様式－１（１）（改訂－１） 2021．4．2～2021．
9．2
・運転員鍵使用管理台帳 ＱＡ11－Ｑ２－01 様式３（改訂－２） 2021／8／29（日）～2021／9／16（木）・コンディションレポート（ＣＲ）Ｎｏ．21－0785 2021 年９月 28 日説明資料（７）BE0020 火災防護
検査項目 四半期検査
検査対象1) ２号機軽油タンク泡消火設備点検
・志賀原子力発電所２号機保守管理委託 実施要領書 消火設備点検 Ａ81－
8801－0014 機保－委託－24 改訂 13
・作業票（２－21－Ｍ４－026） 保守管理委託 消火設備点検の内 泡消火設
備点検（2021 年度）
・泡消火設備（放水）検査記録 志賀原子力発電所２号機 泡消火設備 2021
年７月 16 日
・志賀原子力発電所 第２号機 泡消火設備設置工事 配管計装線図 Ｕ43－
2101－Ｈ001 改訂１－３2) 消火系弁及び配管の取替に伴う消火系全停に対する代替手段等
・志賀原子力発電所 消防用設備等補償措置実施細則 改訂１ 2020 年７月
別紙－１「主要な消防用設備等の機能喪失時における補償措置」
・志賀原子力発電所 初期消火対応細則 改訂８ 2020 年９月
7令和３年 10 月報告書（案）・作業日報／予定表 2021 年 08 月 02 日（月）～2021 年 08 月 02 日（月）、2021 年 08 月 03 日（火）～2021 年 08 月 03 日（火） 【１号 2302】消火設備点
検工事 仕切弁及び配管取替【２号 96442109】補助ボイラー（D)耐火材補修工事
・志賀原子力発電所第１号機 第 13 回停止時定期点検 時間管理工程表（第一週）（2021 年８月１日～2021 年８月７日）
・リスク情報・CAP ミーティング資料【2021 年８月２日】 系統作業等 作業予定・諸規制等連絡票（１－21－Ｍ－014） 消火系弁及び配管の取替に伴う規制について 2021/06/21（月）・志賀原子力発電所第２号機 消火系屋内消火栓設備 配管系統図（Ｈｘ／Ｂ）
改訂５－２
・１、２号機消火系使用不能期間における補償処置に係る調整資料 2021 年７月７日 防災設備管理課
・初期消火要員体制表 2021／８／２（月）・消防車ポンプ車（Ｃ号車）点検表 点検日：2021 年６月 18 日
・車両始動機能確認点検表 点検日：2021 年６月 18 日
・志賀原子力発電所第１号機 パトロールチェックシート 2021 年８月１日～2021
年８月７日
・志賀原子力発電所第２号機 パトロールチェックシート 2021 年８月１日～2021
年８月７日
3) １号機、２号機主要建屋の自動火災報知器設備点検
・志賀原子力発電所施設管理要領 2021 年６月 改訂 64
・志賀原子力発電所１号機点検基準表（電気保修課編） 系統番号Ｕ43 消火系・火報系
・志賀原子力発電所１号機保守管理委託実施要領書 自動火災報知器設備点
検 2021 年７月２日 改訂番号５・2021（上） リアクター（アウター）自動火災報知設備点検結果 2021 年８月 19 日
・志賀原子力発電所 第１号機原子炉建屋 機器配置図（地下２階）ＥＬ－1600
Ａ12－27－031212 改訂 094) １号機、２号機原子炉建屋の防火扉の設置状況
・志賀原子力発電所第１号機 原子炉建屋 機器配置図 （地下２階～地上４階）
・志賀原子力発電所第２号機 原子炉建屋 機器配置図 （地下２階～中６階）
・コンディションレポート（ＣＲ）Ｎｏ．21－0624、Ｎｏ．21－0625
・２号機保全内容決定表 ＱＡ15－Ｑ１ 様式－１－１（３） 改訂２8

令和３年 10 月報告書（案）・志賀原子力発電所 建築設備日常巡視点検委託 巡視点検報告書（2021 年７月）
・志賀原子力発電所 本館建屋特殊扉等点検補修工事 工事報告書 2021 年
３月 26 日・安全対策仕様書 改訂 46 2021 年６月 北陸電力株式会社志賀原子力発電所
・北陸電力(株)志賀原子力発電所第１号機本館建屋新設工事 防火区画計画図（その６）２Ｆ
・北陸電力(株)志賀原子力発電所第２号機本館建屋新設工事 防火区画計画
図 ４階平面図（ＥＬ32500）
5) サービス建屋 補助ボイラー室二酸化炭素消火設備の点検・作業日報／予定表 2021 年 09 月 14 日（火）～2021 年 09 月 16 日（木） 【１号 0304】保守委託管理 二酸化炭素消火設備点検
・志賀原子力発電所１号機 保守管理委託実施要領書、消火設備点検 志賀原子力発電所 承認’21．5．17
・諸規制等連絡票 サービス建屋二酸化炭素消火設備の法令点検に伴う規制等について 2021／08／05（木）１－21－Ｍ－022
・二酸化炭素消火設備（消火薬剤貯蔵容器等）検査記録 2021 年９月 14 日
・二酸化炭素消火設備（熱感知器）検査記録 2021 年９月 15 日
・二酸化炭素消火設備（防火ダンパ）検査記録 2021 年９月 15 日
・二酸化炭素消火設備（Ｓ／Ｂ警報装置）検査記録 2021 年９月 16 日
・二酸化炭素消火設備（Ｓ／Ｂ放出）検査記録 2021 年９月 16 日
・二酸化炭素消火設備（非常電源）検査記録 2021 年９月 16 日
（８）BE0030 内部溢水防護
検査項目 内部溢水防護
検査対象１) １号機雑用水配管からの漏水対策
・コンディションレポート（ＣＲ）Ｎｏ．21－0209、Ｎｏ．21－0346、Ｎｏ．20－2500、Ｎｏ．
20－1386、Ｎｏ．20－1292、Ｎｏ．20－1386
・志賀原子力発電所 技術検討書 志賀原子力発電所１号機 雑用水配管取替工事の実施について【Ｒｅｖ．１】
・志賀原子力発電所第１号機 電気品の冠水対策基本方針 訂正２ 平成２年
１月 10 日・北陸電力志賀原子力発電所 雑用水配管漏えい対策工事 平成 29 年度 工事要領書 発行平成 30 年３月６日
9令和３年 10 月報告書（案）（９）BE0050 緊急時対応の準備と保全検査項目 緊急時対応の準備と保全
検査対象
１) 緊急時対策棟の緊急時空調設備に係る維持管理
・緊急時対策要則 2021年７月 北陸電力株式会社
・志賀原子力発電所 緊急時対策棟 緊急時空調設備点検工事 施工計画書
安全衛生管理計画書 施工要領書 2021年５月24日 改訂番号０・志賀原子力発電所 緊急時対策棟 緊急時空調設備点検工事 工事報告書
2020年９月30日 改訂番号０ エアフィルタユニット ＡＦ－201、202 現地リーク検査成績書
・総合運転点検結果 2021年７月５日、2020年７月14日、15日
・緊急時対策棟 緊急時空調設備他点検工事 活性炭フィルタ外系図 ＫＮＧ－123133
・諸規制等連絡票 緊急時対策棟緊急時空調点検に伴う建屋出入口扉について
１－21－Ｃ－011 2021／05／24 Ｒｅｖ０ 土木建築課（10）BE0100 津波防護
検査項目 津波防護
検査対象
１） 防潮堤排水ゲートの維持管理
・志賀原子力発電所 土木設備点検管理手引 2021 年３月
・志賀原子力発電所 土木設備点検委託 ＨＧＣ21－ＣＫ－002 改訂番号０2021 年３月 31 日
・技術検討書 志賀原子力発電所 防潮堤の基本計画について Ｈ23－ＤＫ－003 Ｈ23 年７月 26 日
・点検チェックシート 陸域施設 2021 年６月９～16 日（水～水）、2021 年５月 11～25 日（火～火）
・定期点検記録表 点検年度 2021 年度 志賀原子力発電所１号機 系統名
称：緊急安全対策資機材 機器名称：防潮堤・志賀原子力発電所 防潮堤構築のうちゲート・スクリーン工事 ゲート・スクリーン
全体配置図
・志賀原子力発電所 防潮堤構築のうちゲート・スクリーン工事 大型排水ゲート
一般図
・志賀原子力発電所 防潮堤構築のうちゲート・スクリーン工事 小型排水ゲート
一般図（防潮堤標準断面）・志賀原子力発電所 防潮堤フラップゲート他整備工事 図面
10令和３年 10 月報告書（案）（11）BR0010 放射線被ばくの管理
検査項目 放射線被ばくの管理
検査対象
１） １号機濃縮廃液タンク（Ｂ）廃液液位に係る線量・コンディションレポート（ＣＲ）Ｎｏ．21－0387
・志賀原子力発電所第１号機濃縮廃液系配管計装線図 Ｋ22－1000 10Ｐ127－217 改訂15・志賀原子力発電所 区域管理要領 ＱＡ14－01
・志賀原子力発電所１号機 濃縮廃液系 設定値根拠一覧表 Ｋ22－5450 ３Ｔ－15－Ｓ207 改訂番号９ 2021年３月29日 濃縮廃液タンク（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）液位（Ｈ／Ｌ）、（ＨＨ／ＬＬ）、計器仕様表添付図
・2021年５月・６月定期サーベイ測定記録
・１号機廃棄物処理建屋 地下２階、地下３階面 区域区分表示図 2021年７月８日現在
５．２ チーム検査なし

11