別添１－１
平成２７年６月現在

関係者各位
一般社団法人
一般社団法人

日本消火装置工業会

泡消火設備における
泡消火設備における泡消火薬剤の混合使用について
おける泡消火薬剤の混合使用について
謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素から消防用設備の維持管理には特段のご理解ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、現在、駐車場等に設置する泡消火設備の泡消火薬剤としてＰＦＯＳ含有の泡消火薬剤が広く使用されていますが、今般ＰＦＯＳを含有している泡消火薬剤は「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」（以下、化審法）により製造・輸入が出来なくなりました。
現在、ＰＦＯＳ含有の泡消火薬剤を使用している泡消火設備は、点検時等の補充が必要な場合にも、補充ができないこととなります。泡消火薬剤は検定対象品目であり、他の薬剤と混合することは技術上の規格に適合しないこととなりますが、点検時等でＰＦＯＳ含有泡消火薬剤を廃棄し、他の新しい薬剤に入れ替えることは、各防火対象物の関係者に多大な経費負担を強いることになるとともに、多量の廃棄物を生じることとなります。
このため、消防庁から泡消火薬剤の補充(混合)に関しての取り扱いが示されておりますので、泡消火設備の機能を維持するため、その取り扱い等についてご案内いたしますので、ご理解の上実施して頂きます
ようお願い申し上げます。
敬具－記－
１ ． ＰＦＯＳ含有泡消火薬剤について
別 表 １を参照して下さい。
２ ． ＰＦＯＳ含有泡消火薬剤とＰＦＯＳ含有泡消火薬剤 と の混合使用について
１）全量を他の薬剤と交換する場合には、既設のフォームヘッドと
１） 全量を他の薬剤と交換する場合には、既設のフォームヘッドとの組み合わせにおいて全量を他の薬剤と交換する場合には、既設のフォームヘッドと の組み合わせにおいて性能評定の組み合わせにおいて 性能評定を
性能評定 を 取得している泡消火薬剤と交換して下さい。
２）補充（混合）をする場合は、下記の事項に留意して行って下さい。
２） 補充（混合）をする場合は、下記の事項に留意して行って下さい。
(1) 混合使用ができる泡消火薬剤の種類①補充（混合）する泡消火薬剤は、ＰＦＯＳ含有泡消火薬剤と任意の割合で混合した場合において、規格省令に規定する基準に適合していることが確認されていることが必要です。
②補充（混合）する泡消火薬剤は、１種類に限定されています。
③使用するフォームヘッドは、ＰＦＯＳ含有泡消火薬剤及び補充する泡消火薬剤のいずれと組み合せても所要の性能を有することが確認されていることが必要です。
(2) 当初貯蔵していた泡消火薬剤に当初貯蔵していた泡消火薬剤 に 泡消火薬剤を補充する行為①初回の補充（混合）に限り本行為は「軽微な工事」とみなされ、甲種消防設備士の業務範囲となり、届出関係は表－１のとおり扱われますが、事前に所轄消防署の確認を得て下さい。
表－１
届出書類等

届出書類等の要否

要否

記

事

着工届

不要

設置届

要

─
設置届には、試験結果報告書に替え、「当初貯蔵されていた泡消火薬剤」と補充する泡消火薬剤との適合性を確認した資料を添付する必要があります。

設置届に伴う現場確認省略※消防検査は省略されます。

②２回目以降の補充（混合）については、「整備」とみなされ、着工届、設置届及び消防検査は不要となりますが、事前に所轄消防署の確認を得て下さい。
(3) 表 示当初貯蔵していた泡消火薬剤と他の泡消火薬剤を混合した場合には、その旨を泡消火薬剤貯蔵槽の見やすい箇所に「水成膜泡消火薬剤の混合済表示シール」を貼付して表示する必要があります。表示シー
ルは図１「泡消火薬剤の混合済表示シール（例）」によるものとし、泡消火薬剤メーカーから入手して下さい。
(4) 記 録当初貯蔵していた泡消火薬剤と他の泡消火薬剤を混合した場合には、必ず点検票に混合した年月日、
泡消火薬剤の種類及び補充量を記録しておいて下さい。

(5) 混合使用の適合性
当初貯蔵していた泡消火薬剤に任意の割合で混合使用した場合において、規格省令に規定する基準に適合していることが確認されている泡消火薬剤及びフォームヘッドの適合性については、表－２を参照して下さい。
表－２ 組み合わ（平成 27 年 6 月現在）
組み合 わ せ適合表
当初貯蔵していた泡消火薬剤に任意の割合で混合した場合に所要の性能を有することが確認されているフォームヘッド社㈱初田製作所

宮田工業㈱ヤマトプロテック ㈱千住スプリンクラー㈱㈱立売堀製作所

日信防災㈱

左記当初貯蔵していた泡消火薬剤に補充（混合）して差し支えない泡消火薬剤

ＤＩＣ㈱ヤマトプロテック㈱ＤＩＣ㈱ヤマトプロテック㈱

フォーム
ヘッド型式

泡消火薬剤
商品名
検定型式
性能
番号
評定番号

メガフォームＦ－６２３
泡第１～６号（３％型）

アルファフォーム
３１０
泡第１０～１号（３％型）

メガフォームＦ－６２３Ｔ
泡第１７～３号（３％型）

アルファフォーム
３１０Ｒ
泡第１９～２６（３％型）

NHO 53

221T121○○

NHO 53A

221T121-1○○

NHO 54 ※HFH－35T
HFH－35E
HFH－20P ※HFH－35S
HFH－20S ※MFH－35－2
MFH－20 ※YLH-35N
YAH-35
YAH-20 ※YAH-35T
SMF-01
SHF-20 ※IFH-35E
IAH-20P ※IAH-20 ※IAH-35T
ISAH-35
ISAH-20 ※BNHO53A

221T157
221T132
221T141
221T142
221T169
221T170
221T113
221T166
221T131
221T139
221T140
221T158
221T148
221T160
221T143
221T144
221T163
221T164
221T167
221T168
221T176

○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○

名

能美防災㈱

当初貯蔵していた泡消火薬剤

○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○

○
○
○
○
○

《記事》 １．表中の○印は、平成 27 年 6 月現在において混合使用の適合性が確認されている組み合せを示す。（尚、追加で混合使用の適合性が確認されたものについては随時更新予定。）
２．表中のフォームヘッド型式の※印は側壁型のヘッドを示す。

図１

水 成膜泡消火薬剤の混合済表示シール（例）

水成膜泡消火薬剤の混合について
水成膜 泡消火薬剤の混合について
水成膜泡消火薬剤は国家検定品であり、混合して使用することは認められていませんが、以下の泡消火薬剤に限り、当初貯蔵していた泡消火薬剤に混合した場合の性能が確認されております．

！

注意以下に示す泡消火薬剤以外を補充（混合）してはいけません。

補充(混合)できる泡消火薬剤

最初に補充(混合)した年月日

製造者名○○○○株式会社

商 品 名△△△△△△△△

型式番号

泡第□□～□□号
年

月

日

《注意》
●混合済み表示シールには上記記載用件を印刷すること。
●製造者名「○○○○株式会社」は、混合する泡消火剤の製造業者名とすること。
●商品名「△△△△△△△△」は、補充（混合）する泡消火薬剤の商品名とすること。
●型式番号「泡第□□～□□号」は、補充（混合）する泡消火薬剤の検定型式番号とすること。
●最初に補充（混合）した年月日は、作業日を記入すること。
《貼付シールの仕様例》■大きさ：幅 150mm×高さ 105mm■地 色：銀色■文字色：黒色■字 体：角ゴシック■材 質：ポリエステルフィルムアルミ蒸着材■その他：裏面糊付

３）その他
３） その他
その他不明な点については、下記「お問合わせ先」、別表２「水成膜泡消火薬剤の混合に関する問い合
わせ窓口」、各防災メーカー、各泡消火薬剤メーカー又は、各点検業者等にお問い合わせ下さい。
●

お問い合わせ先一般社団法人 日本消火装置工業会〒105－0003 東京都港区西新橋２－18－２（NKK ビル４階）
TEL.03－5404－2181
FAX.03－5404－7371
URL:http://www.shosoko.or.jp/

別添１－２
平成２７年６月現在

関係者各位
一般社団法人
一般社団法人

日本消火装置工業会

閉鎖型噴霧消火システムにおける噴霧消火剤の混合使用について
謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素から消防用設備の維持管理には特段のご理解ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、現在、駐車場等に設置する閉鎖型噴霧消火システムの噴霧消火剤としてＰＦＯＳ含有の噴霧消火剤が使用されていますが、今般ＰＦＯＳを含有している噴霧消火剤は「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」（以下、化審法）により製造・輸入が出来なくなりました。
現在、ＰＦＯＳ含有の噴霧消火剤を使用している閉鎖型噴霧消火システムは、点検時等の補充が必要な場合にも、補充ができないこととなります。噴霧消火剤は性能鑑定対象品目であり、他の薬剤と混合する
ことは技術上の規格に適合しないこととなりますが、点検時等でＰＦＯＳ含有噴霧消火剤を廃棄し、他の新しい消火剤に入れ替えることは、各防火対象物の関係者に多大な経費負担を強いることになるとともに、多量の廃棄物を生じることとなります。
このため、消防庁から噴霧消火剤の補充(混合)に関しての取り扱いが示されておりますので、閉鎖型噴
霧消火システムの機能を維持するため、その取り扱い等についてご案内いたしますので、ご理解の上実施して頂きますようお願い申し上げます。
敬具－記－
１．ＰＦＯＳ含有
１． ＰＦＯＳ含有噴霧消火剤
ＰＦＯＳ含有 噴霧消火剤について
噴霧消火剤 について
別表１を参照して下さい。
２．ＰＦＯＳ含有
２． ＰＦＯＳ含有噴霧消火剤
ＰＦＯＳ含有 噴霧消火剤との混合使用について
噴霧消火剤 との混合使用について
１）全量を他の
１）全量を他 の 消火剤と消火剤 と 交換する場合には、既設の閉鎖型噴霧消火
交換する場合には、既設の 閉鎖型噴霧消火システム
閉鎖型噴霧消火 システムに適合（表－２参照）していシステム に適合（表－２参照）している泡消火薬剤と交換して下さい。
る泡消火薬剤 と交換して下さい。
２）補充（混合）をする場合は、下記の事項に留意して行って下さい。
(1) 混合使用ができる泡消火薬剤の種類①補充（混合）する泡消火薬剤は、ＰＦＯＳ含有噴霧消火剤と任意の割合で混合した場合において、噴霧消火剤の性能鑑定基準に適合していることが確認されていることが必要です。
②補充（混合）する泡消火薬剤は、１種類に限定されています。
③使用するシステムは、ＰＦＯＳ含有噴霧消火剤及び補充する泡消火薬剤のいずれと組み合せても所要の性能を有することが確認されていることが必要です。
(2) 当初貯蔵していた噴霧消火剤
当初貯蔵していた 噴霧消火剤に噴霧消火剤 に 泡消火薬剤を補充する行為①初回の補充（混合）に限り本行為は「軽微な工事」とみなされ、甲種消防設備士の業務範囲となり、届出関係は表－１のとおり扱われますが、事前に所轄消防署の確認を得て下さい。
表－１
届出書類等

届出書類等の要否

要否

記

事

着工届

不要

設置届

要

─
設置届には、試験結果報告書に替え、「当初貯蔵されていた噴霧消火剤」と補充する泡消火薬剤との適合性を確認した資料を添付する必要があります。

設置届に伴う現場確認省略※消防検査は省略されます。

②２回目以降の補充（混合）については、「整備」とみなされ、着工届、設置届及び消防検査は不要となりますが、事前に所轄消防署の確認を得て下さい。
(3) 表 示当初貯蔵していた噴霧消火剤と他の泡消火薬剤を混合した場合には、その旨を噴霧消火剤貯蔵槽の見やすい箇所に「噴霧消火剤の混合済表示シール」を貼付して表示する必要があります。表示シールは図１「噴霧消火剤の混合済表示シール（例）」によるものとし、噴霧消火剤メーカーから入手して下さい。
(4) 記 録当初貯蔵していた噴霧消火剤と他の泡消火薬剤を混合した場合には、必ず点検票に混合した年月日、
泡消火薬剤の種類及び補充量を記録しておいて下さい。

(5) 混合使用の適合性
当初貯蔵していた噴霧消火剤に任意の割合で混合使用した場合において、噴霧消火剤の性能鑑定基準に適合していることが確認されている泡消火薬剤及びシステムの適合性については、表－２を参照して下さい。
表－２

当初貯蔵していた
噴霧消火剤

左記当初貯蔵していた噴霧
消火剤に補充（混合）して差し支えない泡消火薬剤

能美防災㈱

ＤＩＣ㈱

噴霧消火剤及び
泡消火薬剤品名

噴霧消火剤
ＮＣＡ２１１

泡消火薬剤
ＮＣＡ２１１Ｔ

噴霧消火システム
及び性能鑑定番号

性能鑑定番号及び検定型式番号

鑑特第１１６号（２％型）

泡第２２～９号（２％型）

閉鎖型噴霧消火システム

鑑特第１１９号○○

鑑特第１３２号○○

鑑特第１３３号○○

当初貯蔵していた噴霧消火剤に任意の割合で混合した場合に所要の性能を有することが確認されているシステム

社（平成 27 年 6 月現在）

組み合わ
組み合 わ せ適合表名

閉鎖型噴霧消火システム
能美防災㈱（クローズドＮＳ式）
閉鎖型噴霧消火システム（クローズ湿式）《記事》

図１

表中の○印は、平成 27 年 6 月現在において混合使用の適合性が確認されている組み合わせを示す。
（尚、追加で混合使用の適合性が確認されたものについては随時更新予定。）

噴霧消火剤の混合済表示シール（例）

噴霧消火剤の混合について
噴霧消火剤は性能鑑定品であり、混合して使用することは認められていませんが、以下の泡消火薬剤に限り、当初貯蔵していた噴霧消火剤に混合した場合の性能が確認されております．

！

注意以下に示す泡消火薬剤以外を補充（混合）してはいけません。

補充(混合)できる泡消火薬剤

最初に補充(混合)した年月日

製造者名○○○○株式会社

商 品 名△△△△△△△△

型式番号

泡第□□～□□号
年

月

日

《注意》
●混合済み表示シールには上記記載用件を印刷すること。
●製造者名「○○○○株式会社」は、混合する泡消火剤の製造業者名とすること。
●商品名「△△△△△△△△」は、補充（混合）する泡消火薬剤の商品名とすること。
●型式番号「泡第□□～□□号」は、補充（混合）する泡消火薬剤の検定型式番号とすること。
●最初に補充（混合）した年月日は、作業日を記入すること。
《貼付シールの仕様例》■大きさ：幅 150mm×高さ 105mm■地 色：銀色■文字色：黒色■字 体：角ゴシック■材 質：ポリエステルフィルムアルミ蒸着材■その他：裏面糊付３）その他
その他不明な点については、下記「お問合わせ先」、別表２「水成膜泡消火薬剤の混合に関する問い合
わせ窓口」、各防災メーカー、各泡消火薬剤メーカー又は、各点検業者等にお問い合わせ下さい。
●

お問い合わせ先一般社団法人 日本消火装置工業会〒105－0003 東京都港区西新橋２－18－２（NKK ビル４階）
TEL.03－5404－2181
FAX.03－5404－7371
URL:http://www.shosoko.or.jp/

別添１－３
平成２７年６月現在

関係者各位
一般社団法人
一般社団法人

日本消火装置工業会

閉鎖型泡消火システムにおける泡閉鎖型泡消火システムにおける泡消火薬剤
消火薬剤の混合使用について
薬剤の混合使用について
謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素から消防用設備の維持管理には特段のご理解ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、現在、駐車場等に設置する閉鎖型泡消火システムの泡消火薬剤としてＰＦＯＳ含有の泡消火薬剤が使用されていますが、今般ＰＦＯＳを含有している泡消火薬剤は「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」（以下、化審法）により製造・輸入が出来なくなりました。
現在、ＰＦＯＳ含有の泡消火薬剤を使用している閉鎖型泡消火システムは、点検時等の補充が必要な場
合にも、補充ができないこととなります。泡消火薬剤は検定対象品目であり、他の薬剤と混合することは技術上の規格に適合しないこととなりますが、点検時等でＰＦＯＳ含有泡消火薬剤を廃棄し、他の新しい消火薬剤に入れ替えることは、各防火対象物の関係者に多大な経費負担を強いることになるとともに、多量の廃棄物を生じることとなります。
このため、消防庁から泡消火薬剤の補充(混合)に関しての取り扱いが示されておりますので、閉鎖型泡消火システムの機能を維持するため、その取り扱い等についてご案内いたしますので、ご理解の上実施して頂きますようお願い申し上げます。
敬具－記－
１．ＰＦＯＳ含有
１． ＰＦＯＳ含有泡消火
ＰＦＯＳ含有 泡消火薬剤
泡消火 薬剤について
薬剤 について
別表１を参照して下さい。
２．ＰＦＯＳ含有泡消火
２．ＰＦＯＳ含有 泡消火薬
泡消火 薬 剤 との混合使用について
１）全量を他の薬
１）全量を他の 薬 剤 と交換する場合には、既設のシステムとの組み合わせにおいて性能鑑定と交換する場合には、既設のシステムとの組み合わせにおいて性能 鑑定も
鑑定 も 取得している泡消火薬剤と交換して下さい。
２）補充（混合）をする場合は、下記の事項に留意して行って下さい。
２）補充（混合）を する場合は、下記の事項に留意して行って下さい。
(1) 混合使用ができる泡消火薬剤の種類①補充（混合）する泡消火薬剤は、ＰＦＯＳ含有泡消火薬剤と任意の割合で混合した場合において、規格省令に規定する基準に適合していることが確認されていることが必要です。
②補充（混合）する泡消火薬剤は、１種類に限定されています。
③使用するシステムは、ＰＦＯＳ含有泡消火薬剤及び補充する泡消火薬剤のいずれと組み合せても所要の性能を有することが確認されていることが必要です。
(2) 当初貯蔵していた泡消火薬
当初貯蔵していた泡消火 薬 剤 に 他の泡消火薬剤を補他の 泡消火薬剤を補充する行為
泡消火薬剤を補 充する行為①初回の補充（混合）に限り本行為は「軽微な工事」とみなされ、甲種消防設備士の業務範囲となり、届出関係は表－１のとおり扱われますが、事前に所轄消防署の確認を得て下さい。
表－１
届出書類等

届出書類等の要否

要否

記

事

着工届

不要

設置届

要

─
設置届には、試験結果報告書に替え、「当初貯蔵されていた泡消火薬剤」と補充する泡消火薬剤との適合性を確認した資料を添付する必要があります。

設置届に伴う現場確認省略※消防検査は省略されます。

②２回目以降の補充（混合）については、「整備」とみなされ、着工届、設置届及び消防検査は不要となりますが、事前に所轄消防署の確認を得て下さい。
(3) 表 示当初貯蔵していた泡消火薬剤と他の泡消火薬剤を混合した場合には、その旨を泡消火剤貯蔵槽の見やすい箇所に「泡消火薬剤の混合済表示シール」を貼付して表示する必要があります。表示シールは図１「泡消火薬剤の混合済表示シール（例）」によるものとし、泡消火薬剤メーカーから入手して下さい。
(4) 記 録当初貯蔵していた泡消火薬剤と他の泡消火薬剤を混合した場合には、必ず点検票に混合した年月日、
泡消火薬剤の種類及び補充量を記録しておいて下さい。

(5) 混合使用の適合性
当初貯蔵していた泡消火薬剤に任意の割合で混合使用した場合において、規格省令に規定する基準に適合していることが確認されている泡消火薬剤及びシステムの適合性については、表－２を参照して下さい。
表－２

当初貯蔵していた泡消火薬剤に任意の割合で混合した場合に所要の性能を有することが確認されているシステム

社

当初貯蔵していた泡消火薬剤

ヤマト
プロテック㈱ヤマトプロテック㈱泡消火薬剤品名

ＣＦフォームアルファフォーム３１０

アルファフォーム３１０Ｒ

検定型式番号（泡第 15～4 号）（３％型）（泡第 10～1 号）（３％型）

泡第 19～26 号（３％型）

閉鎖型泡消火システム（ＣＦシステム）

鑑特第１２９号○

閉鎖型泡消火システム（ＣＦシステムⅡ）

鑑特第２１８号

泡消火システム及び性能鑑定番号

《記事》

図１

○

○

○

表中の○印は、平成 27 年 6 月現在において混合使用の適合性が確認されている組み合わせを示す。
（尚、追加で混合使用の適合性が確認されたものについては随時更新予定。）

水成膜泡消火薬剤の混合済表示シール（例）

水成膜泡消火剤の混合について
水成膜 泡消火剤の混合について
水成膜泡消火薬剤は国家検定品であり、混合して使用することは認められていませんが、以下の泡消火薬剤に限り、当初貯蔵していた泡消火薬剤に混合した場合の性能が確認されております．

！

左記当初貯蔵していた泡消火薬剤に補充（混合）して差し支
えない泡消火薬剤

ヤマトエンジ
ニアリング㈱名ヤマト
プロテック ㈱（平成 27 年 6 月現在）

組み合わ
組み合 わ せ適合表

注意以下に示す泡消火薬剤以外を補充（混合）してはいけません。

補充(混合)できる泡消火薬剤

最初に補充(混合)した年月日

製造者名○○○○株式会社

商 品 名△△△△△△△△

型式番号

泡第□□～□□号
年

月

日

《注意》
●混合済み表示シールには上記記載用件を印刷すること。
●製造者名「○○○○株式会社」は、混合する泡消火剤の製造業者名とすること。
●商品名「△△△△△△△△」は、補充（混合）する泡消火薬剤の商品名とすること。
●型式番号「泡第□□～□□号」は、補充（混合）する泡消火薬剤の検定型式番号とすること。
●最初に補充（混合）した年月日は、作業日を記入すること。
《貼付シールの仕様例》■大きさ：幅 150mm×高さ 105mm■地 色：銀色■文字色：黒色■字 体：角ゴシック■材 質：ポリエステルフィルムアルミ蒸着材■その他：裏面糊付３）その他
その他不明な点については、下記「お問合わせ先」、別表２「水成膜泡消火薬剤の混合に関する問い合
わせ窓口」、各防災メーカー、各泡消火薬剤メーカー又は、各点検業者等にお問い合わせ下さい。
●

お問い合わせ先一般社団法人 日本消火装置工業会〒105－0003 東京都港区西新橋２－18－２（NKK ビル４階）
TEL.03－5404－2181
FAX.03－5404－7371
URL:http://www.shosoko.or.jp/

別添１－４
平成２７年６月現在

関係者各位
一般社団法人
一般社団法人

日本消火装置工業会
日本消火装置工業会

泡消火設備における泡消火薬剤の混合使用について
謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素から消防用設備の維持管理には特段のご理解ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、現在、駐車場等に設置する泡消火設備の水成膜泡消火薬剤として住友スリーエム株式会社製のライトウォーター水成膜泡消火薬剤（泡第 53 号～５号及び第 51 号～７号 以下「ＬＷ」という。）が広く使用されていますが、製造者の都合により既に製造中止となっております。
現在、「ＬＷ」を使用している泡消火設備は、点検時等の放出により「ＬＷ」の補充が必要な場合にも、在庫がなくなった時点で補充ができないこととなります。泡消火薬剤は、検定対象品目であり、他の薬剤と混合することは技術上の規格に適合しないこととなりますが、点検時等で残った「ＬＷ」を廃棄し、他の新しい薬剤に入れ替えることは、各防火対象物の関係者に多大な経費負担を強いることになるとともに、多量の廃棄物を生じることとなります。
このため、消防庁から泡消火薬剤の補充(混合)に関しての取り扱いが示されておりますので、泡消火設備の機能を維持するため、その取り扱い等についてご案内いたしますので、ご理解の上実施して頂きます
ようお願い申し上げます。
敬具－記－
１．全量を他の薬剤と交換する場合には、既設のフォームヘッドとの組み合わせにおいて性能評定を
１．全量を他の薬剤と交換する場合には、既設のフォームヘッド との組み合わせにおいて性能評定を取得しとの組み合わせにおいて性能評定を 取得している泡消火薬剤と交換して下さい。
２．補充（混合）をする場合は、下記の事項に留意して行って下さい。
1) 混合使用ができる泡消火薬剤の種類①補充（混合）する水成膜泡消火薬剤は、「ＬＷ」と任意の割合で混合した場合において、規格省令に規定する基準に適合していることが確認されていることが必要です。
②補充（混合）する水成膜泡消火薬剤は、１種類に限定されています。
③使用するフォームヘッドは、「ＬＷ」及び補充する水成膜泡消火薬剤のいずれと組み合わせても所要の性能を有することが確認されていることが必要です。
2)「ＬＷ」に水成膜泡消火薬剤を補充する行為
2)「ＬＷ」に水成膜泡消火薬剤を補充する行為①初回の補充（混合）に限り本行為は「軽微な工事」とみなされ、甲種消防設備士の業務範囲となり、届出関係は表－１のとおり扱われますが、事前に所轄消防署の確認を得て下さい。
表－１
届出書類等

届出書類等の要否

要否

記

事

着工届

不要

設置届

要

─
設置届には、試験結果報告書に替え、「ＬＷ」と補充する水成膜泡消火薬剤との適合性を確認した資料を添付する必要があります。

設置届に伴う現場確認省略※消防検査は省略されます。

②２回目以降の補充（混合）については、「整備」とみなされ、着工届、設置届及び消防検査は不要となりますが、事前に所轄消防署の確認を得て下さい。
3)表
3)表 示
「ＬＷ」と他の水成膜泡消火薬剤を混合した場合には、その旨を泡消火薬剤貯蔵槽の見やすい箇所に「水成膜泡消火薬剤の混合済表示シール」を貼付して表示する必要があります。表示シールは図１「水成膜
泡消火薬剤の混合済表示シール（例）」によるものとし、泡消火薬剤メーカーから入手して下さい。
4)記
4)記 録
「ＬＷ」と他の水成膜泡消火薬剤を混合した場合には、必ず点検票に混合した年月日、水成膜泡消火薬剤の種類及び補充量を記録しておいて下さい。
5)混合使用の適合性
5)混合使用の適合性「ＬＷ」に混合使用できる水成膜泡消火薬剤及びフォームヘッドの適合性については、表－２を参照し
て下さい。

表－２
補充（混合）した水成膜泡消火薬剤に使用することができるフォー
ムヘッド

補充（混合）して差し支えない水成膜泡消火薬剤
ヤマト
プロテック㈱

社

名

泡消火薬剤
商品名
検定
性能 型 式 番
フォーム
号
評定
ヘッド型式
番号

（平成 27 年 6 月現在）

組み合わ
組み合 わ せ適合表

アルファ ※2
フォーム３１０
泡第 10～1 号
（３％型）

日本ドライ
ケミカル㈱
エクスチン
サーフ
ウォーターⅢ
泡第 10～6 号（３％型）

第 一 化 成産業㈱深田工業㈱ＤＫウォーター
泡第 10～3 号（３％型）

泡第 1５～２号
（６％型）

フカダ・
フロロウォ
ーターＦ
泡第 13～1 号
（３％型）

㈱初田
製作所
ハツタニュ
ーフォーム
ＡＦ³ ※1※2
泡第 14～4 号（３％型）

日新理化産業㈱フロロフィルムフォーム ※2
泡第 1～3 号（３％型）

泡第 1～2 号（６％型）

FL-35-1
221T119-1
○
○
○
○
FL-35
221T119○○
FL20 ※
221T155○○
FB-35
221T126○○○
ホーチキ㈱GFH-C35
221T165○○○
GFH-AW25※ 221T145○
SMF-01
221T148
○
○
○
○
○
○
千住
SHF-20 ※221T160○○○○○○
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ㈱SFH35
221T123○○
MFH-20 ※221T166
○
○
○
○
宮田工業㈱
MFH-35-2
221T113○○㈱宮本工業所KMF-01
221T153○○㈱モリタ
MMF-01
221T151○○○○
YAH-20 ※221T140○
YAH-35T
221T158○
ヤマト
プロテック㈱YLH-35N
221T131○
YAH-35
221T139○
FHC-35
221T150○
日本ドライ
FHS-20 ※221T161
○
ケミカル㈱
FH-35
221T122○
IAH-20 ※221T163○
五十鈴工業㈱IAH-35T
221T164○
HFH-35T
221T132○
HFH-35E
221T141○㈱初田製作所HFH-20P ※ 221T142○
HFH-35S
221T169○○○○○○
HFH-20S ※ 221T170
○
○
○
○
○
○
○
○
NHO53
221T121
能美防災㈱NHO53A
221T121-1○○
NHO54 ※
221T157○
日信防災㈱BNHO53A
221T154○○
IFH-35E
221T143○㈱立売堀
製作所
IFH-20P※
221T144○《記事》 １．○印は、適合する組み合せを示す。
２．フォームヘッド型式の※印は側壁型のヘッドを示す。
３．※1 のハツタニューフォーム AF 3 の現在の商品名は、ハツタニューフォーム AF‐103 です。
４．※2 の泡消火薬剤は、現在製造中止となっています。（対応方法についてはメーカーにお問い合わせください。）（尚、追加で混合使用の適合性が確認されたものについては随時更新予定。）
ニッタン㈱

図１

水成膜泡消火薬剤の混合済表示シール（例）

水成膜泡消火薬剤の混合について
水成膜泡消火薬剤は国家検定品であり、混合して使用することは認められていませんが、以下の泡消火薬剤に限り、当初貯蔵していた
ライトウォーターに混合した場合の性能が確認されております．

！

注意以下に示す泡消火薬剤以外を補充（混合）してはいけません。

補充(混合)できる

製造者名○○○○株式会社

商 品 名△△△△△△△△

型式番号

泡第□□～□□号

泡消火薬剤
最初に補充(混合)した年月日

年

月

日

《注意》
●混合済み表示シールには上記記載用件を印刷すること。
●製造者名「○○○○株式会社」は、混合する泡消火剤の製造業者名とすること。
●商品名「△△△△△△△△」は、補充（混合）する泡消火薬剤の商品名とすること。
●型式番号「泡第□□～□□号」は、補充（混合）する泡消火薬剤の検定型式番号とすること。
●最初に補充（混合）した年月日は、作業日を記入すること。
《貼付シールの仕様例》■大きさ：幅 150mm×高さ 105mm■地 色：銀色■文字色：黒色■字 体：角ゴシック■材 質：ポリエステルフィルムアルミ蒸着材■その他：裏面糊付

３．その他
その他不明な点については、下記「お問合わせ先」、別表２「水成膜泡消火薬剤の混合に関する問い合
わせ窓口」、各防災メーカー、各泡消火薬剤メーカー又は、各点検業者等にお問い合わせ下さい。
●

お問い合わせ先一般社団法人 日本消火装置工業会〒105－0003 東京都港区西新橋２－18－２（NKK ビル４階）
TEL.03－5404－2181
FAX.03－5404－7371

別表１

ＰＦＯＳを含有する泡消火薬剤（水溶性液体用を除く）一覧表№

泡薬剤の型式番号

製造者名

商品名

型式

１

泡第 51～7 号

住友ｽﾘｰｴﾑ㈱ﾗｲﾄｳｫｰﾀｰ FC-3031

水成膜泡 6％(－5℃～+30℃)

２

泡第 53～5 号

住友ｽﾘｰｴﾑ㈱ﾗｲﾄｳｫｰﾀｰ FC-3033

水成膜泡 3％(－5℃～+30℃)

３

泡第 60～2 号

住友ｽﾘｰｴﾑ㈱ﾗｲﾄｳｫｰﾀｰ FC-3103

水成膜泡 3％(－10℃～+30℃)

４

泡第 60～5 号

住友ｽﾘｰｴﾑ㈱ﾗｲﾄｳｫｰﾀｰ FC-3104

水成膜泡 6％(－10℃～+30℃)

５

泡第 8～1 号

住友ｽﾘｰｴﾑ㈱ﾗｲﾄｳｫｰﾀｰ FC-3073

水成膜泡 3％(－20℃～+30℃)

６

泡第 1～6 号

ＤＩＣ㈱ﾒｶﾞﾌｫｰﾑ F‐623

水成膜泡 3％(－10℃～+30℃)

７

泡第 1～7 号

ＤＩＣ㈱ﾒｶﾞﾌｫｰﾑ F‐626

水成膜泡 6％(－10℃～+30℃)

８

泡第 4～4 号

ＤＩＣ㈱ﾒｶﾞﾌｫｰﾑ F‐633S

水成膜泡 3％(－20℃～+30℃)

９

泡第 7～1 号

ＤＩＣ㈱ﾒｶﾞﾌｫｰﾑ AGF

合成界面泡 6％(－5℃～+30℃)

10

泡第 8～2 号

ＤＩＣ㈱ﾒｶﾞﾌｫｰﾑ N‐103

水成膜泡 3％(－10℃～+30℃)

11

泡第 11～1 号

ＤＩＣ㈱ﾒｶﾞﾌｫｰﾑ AGF-3

合成界面泡 3％(－5℃～+30℃)

12

泡第 9～3 号

深田工業㈱ﾌｶﾀﾞ・ﾌﾛﾛｱﾙｺﾌｫｰﾑ G

たん白泡 6％(－10℃～+30℃)

13

泡第 10～5 号

深田工業㈱ﾌｶﾀﾞ・ﾌﾛﾛｱﾙｺﾌｫｰﾑ G

たん白泡 3％(－10℃～+30℃)

14

泡第 10～1 号

ﾔﾏﾄﾌﾟﾛﾃｯｸ㈱ｱﾙﾌｧﾌｫｰﾑ 310

水成膜泡 3％(-10℃～+30℃)

15

泡第 11～2 号

ﾔﾏﾄﾌﾟﾛﾃｯｸ㈱ｱﾙﾌｧﾌｫｰﾑ 320

水成膜泡 3％(－20℃～+30℃)

16

泡第 11～5 号

ﾔﾏﾄﾌﾟﾛﾃｯｸ㈱ｱﾙﾌｧﾌｫｰﾑ 605

水成膜泡 6％(－5℃～+30℃)

17

泡第 15～4 号

ﾔﾏﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱CF ﾌｫｰﾑ 310

水成膜泡 3％(－10℃～+30℃)

18

泡第 1～5 号㈱初田製作所ﾊﾂﾀﾌｫｰﾑ AF3（-10℃）

水成膜泡 3％(-10℃～+30℃)

19

泡第 63～9 号㈱初田製作所ﾊﾂﾀﾌｫｰﾑ AF3（-20℃）

水成膜泡 3％(-20℃～+30℃)

ＰＦＯＳを含有する泡消火薬剤（水溶性液体用）一覧表
№

製造者名

商品名

型式

１

住友ｽﾘｰｴﾑ㈱ﾗｲﾄｳｫｰﾀｰ ATCFC-3035

水溶性液体用泡消火薬剤

２

住友ｽﾘｰｴﾑ㈱ﾗｲﾄｳｫｰﾀｰ ATCFC-600

水溶性液体用泡消火薬剤

３

ＤＩＣ㈱

ﾒｶﾞﾌｫｰﾑ F-610AT

水溶性液体用泡消火薬剤

４

ＤＩＣ㈱

ﾒｶﾞﾌｫｰﾑ AT-3

水溶性液体用泡消火薬剤

ＰＦＯＳを含有する噴霧消火剤一覧表№

泡薬剤の型式番号１

鑑特第 116 号

製造者名
能美防災㈱

商品名
NCA211型式
噴霧消火剤 2％(－10℃～+30℃)《記事》平成 24 年 4 月現在において、ＰＦＯＳ含有であることが確認されている泡消火薬剤を示す。
（尚、追加で確認されたものについては随時更新予定。）

別表２

水成膜泡消火薬剤の混合及びサンプリング検査に関する問い合わせ窓口
平成２７年６月現在

№

会 社 名
（旧社名）

本社所在地・URL

1

一般社団法人
日本消火装置工業会〒 105-0003
東京都港区西新橋 2-18-2 NKKビル
http://www.shosoko.or.jp/

事務局
TEL 03-5404-2181

2

千住スプリンクラー株式会社〒 120-0038
東京都足立区千住橋戸町23
http://www.senjusp.com

営業本部営業技術部
TEL 03-3870-4818

3

第一化成産業株式会社

4

ＤＩＣ株式会社(大日本インキ化学
工業株式会社)

5

ＹＳＢ株式会社（ナラケミカル株式会社）〒 587-0042
大阪府堺市美原区木材通２-２３８ 大阪工場
http://yamatosougoubousai.com/

ＹＳＢリサイクルセンター
TEL 072-361-7518

6

ニッタン株式会社(株式会社
LIXIL ニッタン)〒 151-8535
東京都渋谷区笹塚1-54-5
http://www.nittan.com/

営業窓口：全国の支社･支店･営業所（ホームページ参照）
営業本部施工管理部
TEL 03-5333-7043

7日本ドライケミカル株式会社〒 135-0091
東京 都港区台場 2-3-1 ﾄﾚｰﾄﾞﾋﾟｱ
お台場
http://www.ndc-group.co.jp/

能美防災株式会社〒 102-8277
東京都千代田区九段南4-7-3
http://www.nohmi.co.jp/

株式会社初田製作所〒 573-1132
大阪府枚方市招提田近3-5
http://www.hatsuta.co.jp/〒 101-0051
東京都千代田区神田神保町 3-7-1
http://www.d-kasei.co.jp/〒 103-8233
東京都中央区日本橋3-7-20
http://www.dic-global.com/ja/index.html

問い合わせ窓口

エア-フォーム事業部営業部
TEL 03-3264-8221

フッ素化学品営業部
TEL 03-6733-5933

設備・メンテナンス営業統括本部
TEL 03-3599-9502
全国の支店・営業所（ホームページ参照）
営業窓口：全国の支社・営業所（ホームページ参照）

89

深田工業株式会社〒 462-0809
愛知県名古屋市北区上飯田西町
3-5
http://www.fukada-kogyo.co.jp/

11

ホーチキ株式会社〒 141-8660
東京都品川区上大崎 2-10-43
http://www.hochiki.co.jp/

12

モリタ宮田工業株式会社(宮田工業株式会社)〒 253-8588
神奈川県茅ヶ崎市下町屋1-1-1
http://www.moritamiyata.com

10

東京地区の営業窓口：営業本部営業 1 部（TEL:03-3265-0326）
技術相談窓口：第 2 技術部消設管理課（TEL:03-3265-0235）

お客様相談窓口
TEL 0120-82-2041
各事業所（ホームページ参照）
東京支社営業部 TEL 03-3452-2301
中部支社営業部 TEL 052-915-1100
関西営業所営業部 TEL 06-6245-6000
九州営業所営業部 TEL 092-751-5568
営業窓口：全国の支店･支社･営業所（ホームページ参照）
技術相談窓口：ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ部（TEL 03-3444-4166）
お客様相談室
TEL 0467-85-1022

№

会

社

名

本社所在地・URL

問い合わせ窓口
営業窓口：全国の支店・支社

13

ヤマトプロテック株式会社〒 108-0071
東京都港区白金台 5-17-2
http://www.yamatoprotec.co.jp/

14

株式会社
立売堀製作所〒 550-0012
大阪府大阪市西区立売堀1-10-10
http://www.itachibori.co.jp/

ＳＰ事業部
TEL： 0749-85-2800

15

スリーエムジャパン
株式会社(住友スリーエム㈱)〒 141-8684
東京都品川区北品川6-7-29
http://solutions.3m.com/ja_JP/
WW2/Country/

製品責任部
TEL： 042-779-2281
電子用製品技術部
TEL： 042-779-2102

16

日新理化産業株式会社〒 367-0206
埼玉県本庄市児玉町共栄字南共和
710-4

児玉工場品質管理室
TEL 0495-72-5551〒 108-0073
東京都港区三田3-4-2
http://www.miya-spkr.co.jp/

技術部
TEL： 03-3453-1044

18

モリタ宮田工業株式会社(株式会社
モリタ防災テック)〒 105-0014
東京都港区芝2-5-6芝256ビル
http://www.morita119-bt.com

モリタ宮田工業株式会社へ
お問い合せをお願いします。

19

ヤマトエンジニア
リング株式会社〒 108-0071
東京都港区白金台 5-17-2

ヤマトプロテック株式会社へ
お問い合わせをお願いします。
http://www.yamatoprotec.co.jp/

日信防災株式会社〒 101-0032
東京都千代田区岩本町 3-2-4
http://www.nissin-b.co.jp/

防災システム本部技術室
Tel:03-3862-4113

17

20

株式会社
宮本工業所

（ホームページ参照）※ そ の 他 不 明 な 場 合 は 、 № 1(一 社 )日 本 消 火 装 置 工 業 会 へ お 問 い 合 わ せ 下 さ い 。