関連ページ

室外ユニット▶ P.21〜159

リモコン▶ P.267〜272

空調管理システム▶ P.265〜290

室外ユニットオプション▶ P.304〜311■ 標準仕様表（テンプクリーン） 天井カセット型
直吸込タイプ （ 別売 HEPA フィルターと別売直吸込化粧パネルを組み合わせた場合の仕様）（50/60Hz）

容量・型名（ 相当馬力）

28型（1.0 ）45型（1.8 ）56型（2.3 ）80型（3.0 ）112型（4.0 ）室内ユニット ヒーターレス

EPI-GP28K1

EPI-GP45K1

EPI-GP56K1

EPI-GP80K1

EPI-GP112K1

主電源

単相 200V

冷房能力
（kW ）
暖房能力
消費電力

標準（kW ）

2.8

4.5

5.6

8.0

11.2

3.2

5.0

6.3

9.0

12.5

低温（kW ）

暖房低温能力は、組み合わせる室外ユニットの能力をご覧ください。

冷房（kW）

0.09

0.120.150.140.17

暖房（kW ）

0.09

0.120.15

0.140.17

送風機出力
（kW ）

0.157

0.19

機外静圧（Pa ）0

室内風量（H急-急-強-弱）（ m3/min）

18-16.5-15-13

20-18.5-17-15

運転音（H急 -急 -強 -弱）〔dB（A）〕

56-55-54-51

57-56-55-53

別売
HEPAフィルター

型式

F-28HE1

23.5-21.5-19-17
59-57-56-55
F-56HE1

捕集効率

別売化粧パネルに付属

外形寸法（mm ）質量（HEPAフィルター含む）（ kg）

別売化粧パネル

60-59-57-55
F-112HE1

計数法 99.99％（0.3μm）（注1）

プレフィルター

配管サイズ

30-27.5-24-21

58-56-55-54

W850×D1,690×H450

W1,000×D1,690×H450

8391

液（mm）

W1,300×D1,690×H450
106111

φ6.35

ガス（mm）

φ9.52

φ12.7

φ15.88型式

P-GP28EPK

P-GP56EPK

P-GP112EPK

外形寸法（mm）

W910×D1,750×H30

W1,060×D1,750×H30

W1,360×D1,750×H30

質量（kg ）

172023※ 化粧パネルおよび HEPAフィルターは別売品です。
（注 1 ）HEPAフィルタースキャンテスト合格品単品の捕集効率は計数法 99.99％（0.3μm ）ですが、標準ユニットに別売 HEPAフィルターを組み込んだ時の平均捕集効率は計数法 99.97％（0.3μm ）です。
（平均捕集効率とは、ユニット吹出口より10cmの位置で複数点測定した平均の捕集効率を示します。）
なお、GMP仕様品のユニットへ別売 HEPAフィルター（GMP 仕様品）を組み込んだ場合には、計数法 99.99%（0.3μm ）のリーク測定に対応します。
（注 2 ）運転音はJIS B 8616：2015に基づいた音響パワーレベルの値です。

■ 標準仕様表（テンプクリーン） 天井カセット型
ダクト吸込タイプ （ 別売 HEPA フィルターと別売ダクト吸込化粧パネルと別売吸い込み角ダクトフランジを組み合わせた場合の仕様）（50/60Hz）

容量・型名（ 相当馬力）

28型（1.0 ）45型（1.8 ）56型（2.3 ）80型（3.0 ）112型（4.0 ）室内ユニット ヒーターレス

EPI-GP28K1

EPI-GP45K1

EPI-GP56K1

EPI-GP80K1

EPI-GP112K1

主電源

単相 200V

冷房能力
（kW ）
暖房能力
消費電力

標準（kW ）

2.8

4.5

5.6

8.0

11.2

3.2

5.0

6.3

9.0

12.5

低温（kW ）

暖房低温能力は、組み合わせる室外ユニットの能力をご覧ください。

冷房（kW）

0.110.14

0.170.160.19

暖房（kW ）

0.110.140.170.160.190.157

機外静圧（Pa ）室内風量（H急-急-強-弱）（ m3/min）

18-16.5-15-13

20-18.5-17-15

運転音（H急 -急 -強 -弱）〔dB（A）〕

61-59-57.5-56

62-60-59-58

別売
HEPAフィルター

型式

F-28HE1

30-27.5-24-21

62-61-59-58

63.5-62-61-59
F-112HE1

計数法 99.99％（0.3μm）（注2）
別売化粧パネルに付属しておりませんので現地施工方法に合わせ必ず取り付けてください。

外形寸法（mm ）質量（HEPAフィルター含む）（ kg）

別売化粧パネル

23.5-21.5-19-17
64-62-60-59
F-56HE1

捕集効率

プレフィルター

配管サイズ

0.1930（注 3 ）W850×D1,690×H450

W1,000×D1,690×H450

8391

液（mm）

φ6.35ガス（mm ）W1,300×D1,690×H450
106111
φ9.52

φ12.7

φ15.88型式

P-GP28EPS

P-GP56EPS

P-GP112EPS

外形寸法（mm）

W910×D1,750×H30

W1,060×D1,750×H30

W1,360×D1,750×H30

質量（kg ）

172023

PDF-28E

PDF-56E

PDF-112E

別売吸い込み角ダクトフランジ

室内ユニット（ テンプクリーン ）

送風機出力
（kW ）

※ 化粧パネルおよび HEPAフィルター・吸い込み角ダクトフランジは別売品です。
（注 1 ）「ダクト吸込タイプ」にて新鮮空気を取り入れる場合には、現地調達品のダンパーをファン連動させて空気の流入を防ぐ必要があります。
（注 2 ）HEPAフィルタースキャンテスト合格品単品の捕集効率は計数法 99.99％（0.3μm）
ですが、標準ユニットに別売 HEPAフィルターを組み込んだ時の平均捕集効率は計数法 99.97％（0.3μm ）です。
（ 平均捕集効率とは、ユニット吹出口より10cmの位置で複数点測定した平均の捕集効率を示します。）
なお、GMP 仕様品のユニットへ別売 HEPAフィルター（GMP 仕様品）を組み込んだ場合には、計数法99.99%（0.3μm）のリーク測定に対応します。

（ 注 3 ）機外静圧は、リモコンから、ダクト用風量に設定した静圧です。
（ 注 4 ）運転音はJIS B 8616：2015に基づいた音響パワーレベルの値です。

設備設計上のご注意● 吹出風速について／テンプクリーン（天井カセット型）の吹出風速は一般のエアコンに比べて低く設定されています。
設備設計にあたっては、冷・暖房運転時に風の到達距離不足にならないよう、補助設備（サーキュレーターなど）の設置、もしくは吸込口を床面近くに設けるなどの配慮をしてください。
● 高湿度運転の限界について／高湿度運転の限界は室内および埋込部共 DB27℃、WB23℃、相対湿度 70％です。
（ 標準エアコンは80％）70％を超えますと結露・水滴が落下するおそれがありますので、据付環境にご注意ください。
● 暖房運転時の送風機制御について／本製品は室内清浄度維持のため、冷・暖房運転時共にリモコンの設定風量で連続運転します。
暖房運転時のサーモオフ時・除霜時などに冷風感を感じることがあります。
● 病院など反響音の影響を受けやすい場所で使用する場合は、反響音や合算による運転音の増加を考慮し、風量設定を強風・弱風にして清浄度が得られる様、設備設計してください。
● 本機は恒温向けの仕様ではありません。室内負荷が小さい場合などにはサーモON/OFFを繰り返し、室内温度の変動が大きくなる場合があります。

252

テンプクリーン

天井カセット型・壁埋込型■ 標準仕様表（テンプクリーン）

壁埋込型

受注対応品

ダクト吹出タイプ、直吹出タイプ （ 別売 HEPA フィルター・別売化粧パネルを組み合わせた場合の仕様）
タイプ（50/60Hz）

ダクト吹出タイプ（ 注 2 ）直吹出タイプ

容量・型名（ 相当馬力）

45型（1.8 ）56型（2.3 ）80型（3.0 ）45型（1.8 ）56型（2.3 ）80型（3.0 ）室内ユニット ヒーターレス

EPV-AP45K2

EPV-AP56K2

EPV-AP80K2

EPV-AP45KF2

EPV-AP56KF2

EPV-AP80KF2

4.55.6

8.0

4.5

5.6

8.0

5.0

6.3

9.0

5.0

6.3

9.0

主電源

単相 200V

冷房能力
（kW ）
暖房能力
消費電力

標準（kW ）
低温（kW ）

暖房低温能力は組み合わせによる室外ユニットなどの能力をご覧ください

冷房（kW）

0.19/0.24

0.23/0.29

0.23/0.29

0.19/0.24

0.23/0.29

0.23/0.29

暖房（kW ）

0.19/0.24

0.23/0.29

0.23/0.29

0.19/0.24

0.23/0.29

0.23/0.29

送風機出力
（kW ）

0.15

機外静圧（Pa ）115（注 1 ）0

室内風量（急 -強 -弱）（ m3/min）

20-17-14

22-19-16

20-17-14

運転音（急 -強 -弱）
〔dB（A）〕

64-61-59

66-63-61

60-57-55

別売HEPAフィルター型式※ー（現地調達品）

捕集効率※［ 推奨 ］
計数法 99.97%（0.3μm）（注3）

計数法 99.97％（0.3μm）（注3）
別売化粧パネルに付属

型式

P-NP80EVK

質量（kg ）

1425

W838×D400×H1,310

W838×D400×H2,234

外形寸法（mm ）別売 HEPAフィルター寸法（mm）

P-NP80EVF※（W1,220×D610×H150・低圧損タイプを推奨）

質量（kg ）
配管サイズ

61-59-57
F-80HEV

プレフィルター
別売化粧パネル

22-19-16

W762×D610×H150

535485（別売 HEPAフィルター含む）

液（mm）

φ6.35

φ9.52

φ6.3586（ 別売HEPAフィルター含む）
φ9.52

ガス（mm ）

φ12.7

φ15.88

φ12.7φ15.88※ 推奨 HEPAフィルターは現地調達品となります。
（ オプションの設定はありません）（注 1 ）
ダクト吹出タイプの機外静圧の値はHEPAフィルター圧力損失 + 機外静圧時を示します。
（ HEPA 寸法およびフィルター効率の※印値は現地調達品を示します）（注 2 ）
ダクト吹出タイプはHEPAフィルターと交換表示用ランプは付属していません。

（ 注 3 ）ユニットに別売 HEPAフィルターを組み込んだ時の平均捕集効率は計数法 99.97％（0.3μm）です。
（ 平均捕集効率とは、ユニット吹出口より10cmの位置で複数点測定した平均の捕集効率を示します。）（ 注 4 ）運転音はJIS B 8616：2015に基づいた音響パワーレベルの値です。

設備設計上のご注意● 高湿度運転の限界について／高湿度運転の限界は室内および埋込部共 DB27℃、WB23℃、相対湿度 70％です。
（ 標準エアコンは80％）70％を超えますと結露・水滴が落下するおそれがありますので、据え付け環境にご注意ください。
● 暖房運転時の送風機制御について／本製品は室内清浄度維持のため、冷・暖房運転時共にリモコンの設定風量で連続運転します。
暖房運転時のサーモオフ時・除霜時などに冷風感を感じることがあります。
● 病院など反響音の影響を受けやすい場所で使用する場合は、反響音や合算による運転音の増加を考慮し、風量設定を強風・弱風にして清浄度が得られる様、設備設計してください。
● 本機は恒温向けの仕様ではありません。室内負荷が小さい場合などにはサーモON/OFFを繰り返し、室内温度の変動が大きくなる場合があります。

天井カセット型
28型（1.0 ）P-GP28EPK

EPI-GP
45型（1.8 ）56型（2.3 ）P-GP56EPK

80型（3.0 ）112型（4.0 ）P-GP112EPK

ダクト吸込タイプ
HEPAフィルター
（計数法 99.99% ）HEPAフィルター
（GMP 仕様品）（計数法 99.99% ）P-GP28EPS

P-GP56EPS

P-GP112EPS

F-28HE1

F-56HE1

F-112HE1

F-28HES1

F-56HES1

F-112HES1

プレフィルター（ 交換用）

容量・型名（相当馬力）

品名
化粧パネル

フィルター

室内ユニット（ テンプクリーン ）■ オプション一覧（テンプクリーン）

直吸込タイプ考エアコン本体 K 型に適用（注 1 ）
エアコン本体 K 型に適用（注 1 ）標準仕様品。スキャンテスト合格品、SEK抗菌仕様二次側保護網付（注 1 （）注 4 ）GMP仕様品 受注対応品 スキャンテスト合格品 試験
成績書付、
SEK抗菌仕様二次側保護網付（注 5 ）F-28LE

F-56LE

F-112LE（注 2 ）

逆流防止ダンパー

PDI-28E1

PDI-56E1

PDI-112E1〔 直吸込タイプ 〕
専用（注 3 ）吸い込み角ダクトフランジ

PDF-28E

PDF-56E

PDF-112E〔ダクト吸込タイプ 〕に適用（注 1 ）

上配管セットダクトアダプター（新鮮空気取り入れ用φ100 ）SSF-56E1

SSF-80E

PD-100

リモコン

NEW 多機能デザインリモコン

PC-ARFG3 PC-ARFG3（ B ）コンパクトリモコンPC-ARC

多機能リモコン

PC-ARF5 PC-ARFV4（音声ガイド付き）

多言語対応多機能リモコン

PC-ARFM 受注対応

NEW 受光部キット（別置きタイプ）（ 注6）

PC-ALHZ2（ニュートラルホワイト）ワイヤレスリモコン（ 単方向）

PC-AWR（注 1 ）のオプションは必ず必要となります。化粧パネル、吸い込み角ダクトフランジはタイプ別に選定してください。
（注 2 ）「プレフィルター」
は化粧パネル（ 直吸込タイプ ）に付属している物の交換用です。
（注 3 ）「 逆流防止ダンパー」
は、新鮮空気取り入れ時（オプション）にクリーンルーム内への空気流入を防止します。
また、ご使用する場合は若干運転音が高くなりますのでご注意ください。
（注 4 ）標準仕様のHEPAフィルターの捕集効率は計数法 99.99%ですが、標準本体とパネルを組み合わせた場合の平均捕集効率は計数法が 99.97%となります。

253

備SSF-112E

本体上面より配管取り出しを行なう場合に使用します。
（冷媒配管、ドレン配管取り出し可能）
空気取り入れ口 2〜3カ所より1カ所を選択（急風量の10%流入量まで）
（注7）

（注5）
「GMP仕様品 」とは、医薬品の製造管理および品質管理基準に基づいた仕様です。エアコン本体・化粧パネルにも別途加工注文が必要となります。
（ 加工を行わずにご使用する場合には平均捕集効率が 99.97％となります。）（ 注 6 ）受光部キット（ 別置きタイプ ）は、照明よりできるだけ離して（1m 以上）据え付けてください。
（ 注 7 ）逆流防止ダンパーを使用するか、ユニットの送風と新鮮空気取り入れのインターロックを取ってください。
実施しない場合はクリーンルーム内へ空気が逆流します。