システム構成編

目次

１.機種構成（１）室外ユニット一覧 ························································· Ａ－２（２）室内ユニット一覧 ························································· Ａ－３

２.システム構成（１）ＳＹＳＴＥＭ１（２）ＳＹＳＴＥＭ２（３）ＳＹＳＴＥＭ３（４）ＳＹＳＴＥＭ４（５）ＳＹＳＴＥＭ５（６）ＳＹＳＴＥＭ６（７）ＳＹＳＴＥＭ７（８）ＳＹＳＴＥＭ９

マルチタイプ室内ユニットのシステム ························ Ａ－４
大容量マルチタイプ室内ユニットのシステム ·················· Ａ－６
マルチタイプ室内ユニットとのミックスシステム ·············· Ａ－６
シングルシステム ·········································· Ａ－６
大容量ダクトシステム ······································ Ａ－６
ハイフレッシュタイプ室内ユニットのシステム ················ Ａ－７
直膨コイル付外気処理ユニットを含むシステム ················ Ａ－７
水熱交換ユニット ·········································· Ａ－７

Ａ－1

システム構成

１．機種一覧

（１）室外ユニット一覧●８馬力、１０馬力、１３馬力①ビル用マルチ②ビル用マルチリニューアル専用機●１６馬力、２０馬力、２５馬力、３０馬力①ビル用マルチ②ハイパワーマルチ③ビル用マルチリニューアル専用機④ハイパワーマルチリニューアル専用機⑤Ｗマルチ⑥Ｗハイパワーマルチ⑦Ｗマルチリニューアル専用機⑧Ｗハイパワーマルチリニューアル専用機〔Ｕ－ＧＨ２２４・２８０・３５５Ｔ１Ｄ〕〔Ｕ－ＧＨ２２４・２８０・３５５Ｔ１ＤＲ〕〔Ｕ－ＧＨ４５０・５６０・７１０・８５０Ｔ１Ｄ／
７１０・８５０Ｔ２Ｄ〕〔Ｕ－ＧＺ４５０・５６０・７１０・８５０Ｔ１Ｄ／
７１０・８５０Ｔ２Ｄ〕〔Ｕ－ＧＨ４５０・５６０・７１０・８５０Ｔ１ＤＲ／
７１０・８５０Ｔ２ＤＲ〕〔Ｕ－ＧＺ４５０・５６０・７１０・８５０Ｔ１ＤＲ／
７１０・８５０Ｔ２ＤＲ〕〔Ｕ－ＧＷＨ４５０・５６０・７１０・８５０Ｔ１Ｄ／
７１０・８５０Ｔ２Ｄ〕〔Ｕ－ＧＷＺ４５０・５６０・７１０・８５０Ｔ１Ｄ／
７１０・８５０Ｔ２Ｄ〕〔Ｕ－ＧＷＨ４５０・５６０・７１０・８５０Ｔ１ＤＲ／
７１０・８５０Ｔ２ＤＲ〕〔Ｕ－ＧＷＺ４５０・５６０・７１０・８５０Ｔ１ＤＲ／
７１０・８５０Ｔ２ＤＲ〕＊機種により、ラベルの違いはあります。

Ａ－2

システム構成

１．機種一覧

（２）室内ユニット一覧①ビル用マルチシリーズ対応室内ユニット◎の室内ユニットはハイパワーエクセル、エクセルプラス、３ＷＡＹマルチに接続できません。
◇の室内ユニットはハイパワーエクセル、エクセルプラス、Ｗマルチ、３ＷＡＹマルチに接続できません。
●の室内ユニットは３ＷＡＹマルチには接続できません。

形式(相当馬力) 22 28 36 45 56 71 80 90 112 140 160 224 280 355 450 560 900 1120 1400 1600
室内ﾕﾆｯﾄﾀｲﾌﾟ（0.8） （1） （1.3） （1.6） （2） （2.5） （3） （3.2） （4） （5） （6） （8） （10） （13） （16） (20) （32） (40) （50） （60）4方向天井カセット形

Ｕ○

○

○

○

○

2方向天井カセット形

Ｌ

○

○

○

○

○

○

1方向天井カセット形

ＤＭ

○

○

○

1方向天井ｶｾｯﾄｽﾘﾑ形

ＤＳ

○

○

高天井用1方向カセット形

Ｄ

○

○

○

天井ビルトインカセット形

Ｆ

ビルトインオールダクト形

ＦＥ

天井吊形

Ｔ

天井埋込形

Ｅ

天吊形厨房用エアコン

Ｖ

壁掛形

Ｋ

床置形

Ｂ

床置プレナム形
床置ダクト形

※１

○
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

●

●

○

ＢＥ

●

●

◇◇◇

ＢＤ

●

●

◇◇◇●

●

◇◇

◇

受注対応品
ﾍﾟﾘﾒｰﾀｰ用床置形

Ｐ○○○○

○

○

ﾍﾟﾘﾒｰﾀｰ用床置埋込形

ＰＭ

○

○

○

○

○

○

１方向天井カセット形
電動弁外付けタイプ
１方向天井ｶｾｯﾄｽﾘﾑ形
電動弁外付けタイプ

ＤＭ
○
M(-A)

○

○

DS_M

○

壁ビルトイン形Ｗ(Ｎ)直膨コイル付
外気処理ユニット

※１

Ｇ

○

●
○

○

○

注１

注１

注１

床置形ハイフレッシュ ※２

ＸＷ

天井埋込形ﾊｲﾌﾚｯｼｭ ※２

ＸＥ

ｸﾘｰﾝｴｱｺﾝ吸込一体形

ＣＫ

○

○

○

ｸﾘｰﾝｴｱｺﾝ壁下吸込形

ＣＤ

○

○

○

●
●

水熱交換器ユニット●●

Ｓ－Ｇ７１０ＷＨT１ 注2

注１．直膨コイル付外気処理ユニットおよびハイフレッシュタイプの形式の数字は「処理風量」を示します。
直膨コイル付外気処理ユニット･･･２８形：Ｇ５０Ｇ形、４５形：Ｇ７５Ｇ形、５６形：Ｇ１００Ｇ形
床置形ハイフレッシュ･･･２８０形：Ｇ２００ＸＷ形
天井埋込形ハイフレッシュ･･･１４０形：Ｇ１１０ＸＥ形、２２４形：Ｇ１７０ＸＥ形、２８０形：Ｇ２１０ＸＥ形
注２．水熱交換器ユニット接続可能な室外ユニットは、ビル用マルチ（８５０形）およびハイパワーマルチ（８５０形）です。
※１．組合せ条件があります。接続可能条件は室内外容量比５０～１２０％（Ｇは１３０％以内）としてください。
注）ガス管弁キットは不要ですが、室外ユニットは「ガス管弁キット有」に設定が必要です。
※２．組合せ条件があります。室内外容量比５０～１００％の条件を満たせば、異機種・異容量の組み合わせも可能です。
（２２４形以上の室内ユニットは接続できません）
ただし、ハイフレッシュタイプ室内ユニットの容量が、接続されている室内ユニット全容量の４０％以下となるように接続してください。
注）ガス管弁キットは不要ですが、室外ユニットは「ガス管弁キット有」に設定が必要です。

②シンプルパッケージ対応室内ユニット
専用室内機（２機種）
・１４０形 ４方向天井カセット形
・１４０形 天井吊形

Ａ－3◎

システム構成

２．システム構成（１）ＳＹＳＴＥＭ１ マルチタイプ室内ユニットのシステム■配管セット（別売品）使用例
室内ユニット接続可能台数は、次ページの表を参照してください。

①分岐管使用例（Ｗマルチの場合は、室外ユニットは最多２台）
例２

例１

例３例４

※ライン分岐方式※Ｔチーズ分岐方式
注１）Ｔチーズ分岐後の再分岐配管はできません。
注２）市販のＴチーズを使用する場合は、分岐部の全長を２ｍ以下にしてください。

②ヘッダー使用例

注）１つのヘッダーからの分岐は４本です。
ヘッダー方式で５本以上の分岐をさせる場合は、図のようにヘッダーを２本接続してください。
なお、ヘッダー分岐後の再分岐配管はできません。

③ヘッダー・分岐配管複合使用例
例１

例２注）ヘッダー分岐後の再分岐配管はできません。
注）ヘッダー配管口は出荷時すべて閉鎖した状態にしてあります。
増設時配管を行ってください。

Ａ－4

システム構成

２．システム構成≪室内ユニットの接続範囲≫●最多接続台数：下表参照

シングルシステム

単位(台)室外機室容量224

最大接続可能台数

2028035524Ｗマルチシステム

450560

710

850

450+
450450+
560

26*

33*

41*

505259＊：３ＷＡＹマルチは２４台まで●最小接続可能容量●接続可能容量●外気温運転範囲：２２形から
：室外ユニット全容量の５０～２００％以下
８５０形は５０～１７０％
Ｗマルチは５０～１３０％(最小)システム中、最小室外機容量の５０％(最大)システム室外機合計容量の１３０％：冷房 －１０℃～４３℃ＤＢ
暖房 －２１℃～１８℃ＷＢ

Ａ－5560+560

450+
710

710+
710

560+
710
64710+
850

850+
850

システム構成

２．システム構成（２）ＳＹＳＴＥＭ２ 大容量マルチタイプ室内ユニットのシステム
異容量・異機種でマルチ接続が可能です。
※大容量マルチタイプ室内ユニットは下表の室内ユニットを示します。
略称

１４０形
２２４形
２８０形

対 応 室 内 ユ ニ ッ ト１４０Ｗ形・１４０ＷＮ形
２２４Ｅ形・２２４ＢＤ形・２２４ＢＥ形・２２４Ｗ形・２２４ＷＮ形
２８０Ｅ形・２８０ＢＤ形・２８０ＢＥ形・２８０Ｗ形・２８０ＷＮ形●室内ユニット接続容量範囲
Ｗマルチ：最小室外ユニット容量の５０％～ 室外ユニット２台合計容量の１２０％
その他 ：室外ユニット容量の５０～１２０％※３ＷＡＹマルチは接続できません。
（３）ＳＹＳＴＥＭ３ マルチタイプ室内ユニットと大容量マルチタイプ室内ユニットのミックスシステム
大容量マルチタイプ室内ユニットはマルチタイプ室内ユニットとミックス接続が可能です。
※３ＷＡＹマルチは、接続できません。
●室内ユニット接続容量範囲
Ｗマルチ：最小室外ユニット容量の５０％～２台合計容量の１００％
その他：室外ユニット容量の５０％～１００％（４）ＳＹＳＴＥＭ４ シングルシステム
室内外ユニットを１対１で接続する場合は、同一容量としてください。
●シングルシステム対応室内ユニット
対 応 室 内 ユ ニ ッ ト
２２４形
２８０形
３５５形
４５０形
５６０形

２２４Ｅ形･２２４ＢＤ形･１７０ＸＥ形･２２４ＢＥ･２２４Ｗ･２２４ＷＮ形
２８０Ｅ形･２８０ＢＤ形･２００ＸＷ形･２１０ＸＥ形･２８０ＢＥ形･
２８０Ｗ形･２８０ＷＮ形
３５５ＢＥ形･３５５ＢＤ形
４５０ＢＤ形･４５０ＢＥ形
５６０ＢＤ形･５６０ＢＥ形※室内ユニット５６０形には、ハイパワーエクセル、エクセルプラスは接続できません。
※このシステムには、ガス管弁キットは不要です。
※３ＷＡＹマルチは接続できません。
※３５５形・４５０形・５６０形の室内ユニットは１対１接続のみ可能です。
（５）ＳＹＳＴＥＭ５ 大容量ダクトシステム（下表以外の組み合わせはできません）
９００～１６００形の大容量床置ダクト形室内ユニットは、複数台の室外ユニットへ接続します。
必ず２系統の冷媒配管で接続してください。（１系統は不可）室内外ユニット組合せ表
室外ユニット
室内ユニット
４５０形×２台Ｇ ９００ＢＤ形
５６０形×２台
Ｇ１１２０ＢＤ形
Ｇ１４００ＢＤ形
７１０形×２台
８５０形×２台
Ｇ１６００ＢＤ形(Ｗマルチ４５０形×２台)×２
Ｇ１６００ＢＤ形※大容量ダクトシステムには、ガス管弁キットは不要です。
※室内ユニット１１２０形には、ハイパワーエクセル、エクセルプラスは接続できません。
※３ＷＡＹマルチは接続できません。
※このシステムはグループ制御できません。

Ａ－6

システム構成

２．システム構成（６）ＳＹＳＴＥＭ６ ハイフレッシュタイプ室内ユニットを含むシステム
異容量・異機種の組み合わせが可能です。また、マルチタイプ室内ユニット（クリーンエアコンを除く）および直膨コイル付外気処理ユニットとのミックス接続も可能です。
※ハイフレッシュタイプ室内ユニットおよび直膨コイル付外気処理ユニットは、ガス管弁キットは不要ですが、別途設定が必要です。
注：外気温度が５℃以下の条件で、システムとして暖房運転している場合、ハイフレッシュ室内ユニットは、送風運転はできません。
下記の条件を満たすように接続してください。
１.「ハイフレッシュタイプ室内ユニット」のみの場合、条件①を満たすように接続してください。
２.「ハイフレッシュタイプ室内ユニット」および｢直膨コイル付外気処理ユニット｣と「マルチタイプ室内ユニット」のミックスシステムの場合、条件①②を満たすように接続してください。
【条件①】室内ユニットの接続容量範囲
Ｗマルチ：最小室外ユニット容量の５０％～ 室外ユニット２台合計容量の１００％
その他 ：室外ユニット容量の５０～１００％※３ＷＡＹマルチは接続できません。
【条件②】ハイフレッシュタイプ室内ユニットの接続割合
接続されている室内ユニット全容量の４０％以下であること（７）ＳＹＳＴＥＭ７ 直膨コイル付外気処理ユニットを含むシステム
直膨コイル付外気処理ユニットは、異容量の組合せが可能です。またマルチタイプ室内ユニット（クリーンエアコンを除く）とミックス接続も可能です。
※直膨コイル付外気処理ユニットは、ガス管弁キットは不要ですが、別途設定が必要です。
下記いずれの接続の場合においても、室内ユニット接続容量範囲を満たすように接続してください。
１. 直膨コイル付外気処理ユニットのみの場合
２. 直膨コイル付外気処理ユニットとマルチ室内ユニットとのミックスシステムの場合●室内ユニットの接続容量範囲
・室外ユニット容量の５０～１３０％
Ｗマルチ：最小室外ユニット容量の５０％～ 室外ユニット２台合計容量の１３０％
その他 ：室外ユニット容量の５０～１３０％（８）ＳＹＳＴＥＭ９ 水熱交換ユニット
室外ユニット８５０形

水熱交換器ユニット
Ｇ７１０ＷＨ■ガス管弁キット接続について●ＳＹＳＴＥＭ１（クリーンエアコンを含む場合）、ＳＹＳＴＥＭ２、ＳＹＳＴＥＭ３の場合、床置ダクト形（２２４・２８０ＢＤ形）、天井埋込形（２２４・２８０Ｅ形）、壁ビルトイン形（Ｗ・ＷＮ全機種）、クリーンエアコン（ＣＫ・ＣＤ形全機種）には、ガス管弁キットが必要です。
●ＳＹＳＴＥＭ１（クリーンエアコンを含む場合）、ＳＹＳＴＥＭ３の場合、下記の接続制限を満足するようにご使用ください。
・室外ユニット容量が２２４～３５５形の場合
ガス管弁キットが設置されていない室内ユニットの合計容量が、室外ユニット容量の５０％以上あること。
・室外ユニット容量が４５０～８５０形の場合
ガス管弁キットが設置されていない室内ユニットの合計容量が１６ｋＷ以上あること。
・Ｗマルチの場合
ガス管弁キットが設置されていない室内ユニットの合計容量が、大きい方の室外ユニット容量の５０％以上あること。
※３ＷＡＹマルチの場合、ガス管弁キットは不要です。(電磁弁キットを使用)■接続容量が１００％を超える組み合わせは、室内ユニットを全数運転した場合、室内ユニット１台あたりの能力は所定値より低下します。
■室内ユニットの組み合わせや運転状況により、過渡的に空調性が損なわれる場合があります。

Ａ－7