2022.06

SPD 製品ガイド

雷 害 対 策は万 全で す か？

SPD 製品 ガイド

情報 化 社会を支える重要な設 備・機 器の運 用を正常に保 つ昭電の雷害 対 策 製品ラインナップ

オフィスや工場には、情報通 信システムやセキュリティシステムなどさまざまなネットワークが構築され、安全かつ安定的な企 業活動の基 盤として利用されています。その最 大の脅威である雷からネットワークの設 備や機 器を守り、安定的な運用を支えるのが、昭電の SPD です。本「 SPD 製品ガイド」は、雷害対策の必要性から SPD の選定方法、さらに SPD のライン
ナップをご紹介するダイジェストガイドです。雷害対策の強化に是非ご活用ください。
●雷害対策の基礎知識●製品紹介●試験設備のご紹介 ...................... 13

雷害のしくみ ................................ 2

サンダーブロッカー Pro ................... 8●株式会社昭電のご紹介 .................22

雷害対策の方法 ............................. 4

電源用SPD ................................. 10●雷害対策例のご紹介

通信用SPD ................................. 15

設備・機器別の雷害対策 ................... 6

TOPICS

プロユースの高性能をどこでもだれでも簡単にサンダーブロッカー Proは、業務用機器からパソコンやテレビなど、各種機器を雷から保護するSPD（サージ防護デバイス）です。雷保護が必要なすべてのユーザーに簡単にプロユースの高性能を提供します。
電源・通信用SPD

サンダーブロッカー Pro

新発売

詳しい製品情報は、P8をご覧ください

TBP-2PE

国内初の SPD 分離器を内蔵したクラスⅠSPD
インパルス放電電流 Iimp 12.5kA を有し、その性能を最大限に発揮できるSPD 分離器を内蔵し信頼性をさらに向上したクラスⅠSPD です。
ミッションクリティカルな施設に最適な製品です。
新分離器内蔵・電源用 クラスⅠSPD

AFD-Sシリーズ

詳しい製品情報は、P12をご覧ください

条件をチェックするだけでお客様に適したSPDを結果表示！
SPDの種別や用途などの条件をチェックしていくだけで条件に適合する SPD を結果表示する「SPD 選定支援サイト」を近日公開予定です。昭「SPD選定支援サイト」URL

www.sdn.co.jp/select/

電 webサイトよりご利用いただけます。
昭電公式 webサイト

電源コンセント用SPD選定支援サイト

LAN用

TBP-LAN

テレビ用
TBP-TV雷 は 大 切 な 機 器・設 備 を 破 壊しま す！
近傍へ落ちた雷は、巨大なエネルギーを伴って電源系統
や通信系統を伝って建物内部へ侵入し、雷サージとなって
通 信システムなどの機器やケーブルを破壊します。過電流・過電圧に脆弱な低電圧機器やネットワーク設備の増加に伴って、一般家庭やオフィスから工場、
社会インフラまで、さまざまな場所で雷被害が増えています。

ケーブルの雷被害例

PC 内部基盤の雷被害例［ 近 年の雷被 害について ］
雷被害による支払額・支払件数とも増加傾向

電源線と信号線が接続される機器に被害が多発

実際の落雷による被害のデータです。落雷による被害件数および損害保険

近年増加している雷被害の多くは、近隣の落雷が建造物内部に侵入して機の支払額は年々増加しています。また、気象庁の発表によると、雷に起因する

器を破壊するというもの。中でも、自動火災報知設備など、電源線と信号線

物損などの一次被害および休業損失などの二次的な被害総額を含めるとが接続される電気・電子機器に被害が多発しています。

年間2000億円にも達すると言われています。
落雷による損害保険の支払額と被害件数の推移

0.3

建造物内部の電気・電子機器の被害

（件）

0.4

300
落雷に起因した損害保険の支払額（億円）/落雷数（万回）

250

落雷に起因した損害保険の支払件数（1000件）/落雷数（万回）

200
150

0.2

100

0.1

50

（出展）
「重要文化財建造物内部機器の雷害調査」電気設備学会（2013）

自動火災報知設備

2008

電話

2007

停電ブレイカー断2006

防犯警報装置

2005

その他

2004

テレビ

2003

パソコン

2002

消火設備

2001

監視カメラ

2000

出典 ：日本雷保護システム工業会「自然の驚異 雷被害」
（2011年発行）

空調設備
エアコン

0

0.0

雷害対策の基礎知識

雷害のしくみ災害に強い企業環境を作るため、まずは雷害のしくみから学ぼう！
落雷は私たちの生活はもちろんのこと、企業活動にとっても大いなる脅威です。雷
被害に備えるためには、その被害の発生原因に応じた対策をとる必要があります。
雷が発生するしくみから対策の必要性、そして対策方法までを、長年にわたる雷害対策の経験とノウハウに基づいてご紹介します。

雷の発生
落雷は雲から地表への放電現象
雲の中の電界が変化して電荷が分離し、上方にプラス電荷、下方にマイナス電荷がたまった雲が、「雷雲」となります。この雷雲のマイナス
電荷から地表のプラス電荷に向けて放電される現象が「落雷」すなわ
ち雷雲電荷と地表の電荷が中和する現象です。

雷雲と雷大気の気流や気圧の差から雷が発生
雷の種類として、真夏の熱い日射が地表面付近の空気を熱し、上昇気流となって発生する「熱雷」、大気の冷気団と暖気団とが接触する境界線に添って発生する「界雷」、低気圧や台風の中心付近などの上昇気流の活発なところけられます。

湿った
空気

乾 いた
空気

に発生する「渦雷」の3種類に大きく分

寒気

熱気

暖気

熱雷

界雷

渦雷

雷サージ
電子機器を破壊するほどの過電圧をもたらす「雷サージ」

107
直撃雷サージ

電子機器が正常に動作するには、適正な電圧条件が必要で、過電圧は的なものがあり、中でも最も大きな過電圧を引き起こすのが、落雷を原因とする「雷サージ」です。

電 圧︵Ｖ︶

機器の破壊や誤動作を引き起こします。過電圧は自然的および人工

105
103
10

静電気放電

開閉サージ

1

101

2

誘導雷サージ

ノイズ

103

105

周波数（ Hz ）

107

109

雷撃の種類
避雷針だけでは防げない雷の被害！ 建物内部に流入する誘導雷・逆流雷への対策が重要
落雷による被害を回避するためには、雷撃の種類に応じた対策を講じることが重要です。
「直撃雷」には受雷部（避雷針）などから構成される「外部雷保護システム」が、電源線や通信線を伝って侵入してくる「誘導雷」には、対象物を保護するSPDの設置が必要になります。

直撃雷

誘導雷

逆流雷

一般的な落雷で、雷放電による電流の大電源線・通信線やアンテナなどに雷電流建造物への雷撃時、接地抵抗が十分低く部分が人体や建築物・樹木などを通過しからの電磁誘導によって発生する高電圧

ないと、電源を供給している電源線及びます。人命を奪う、機械設備を破壊する、で、機器の破壊を引き起こします。

通信線へ雷電流の一部が逆流雷として流火災を発生させるなど、甚大な被害を引出します。山頂負荷供給配電線で被害がき起こします。

多く生じます。
対策

建築物やその近隣に雷保護設備（雷保護シス
テムなど）を設置する。受雷設備の接地抵抗値は極力低くする。

対策

対策

磁気遮蔽する。

雷撃場所の接地抵抗値を低減する。
耐雷トランスやクラスⅠSPDを設置する。

対象物にSPDを設置する。

雷害のメカニズム
近傍に落ちた雷が配線を通って侵入

電源線や通信回線を通って雷サージが建物内部へ侵入

近傍の落雷により発生した誘導雷は雷サージとなり、電源線や通信回線を通って建物内部へ侵入します。たとえ避雷針を接地している建物でも安全でないのは、誘導雷が侵入してくる可能性があるからなのです。

通過する雷サージの過電流・過電圧が機器や配線を破壊
建物内部に侵入した雷サージは過電圧・過電流となって、電源線や通信回線に接続された電子機器内部へ侵入します。両方の線につながったパソコンやファックスなどの情報機器は、電源と通信回線と通信回線の間で電位差が生じて一瞬のうちに破壊されるのです。

テレビ

ルータ

電源回線

PC

HUB
雷サージの抜け道がある場合は機器が破壊される
3

雷害対策の基礎知識

雷害対策の方法
雷害対策の基本的な考え方を知って、具体的な対策に取り組む！
雷害を防ぐ手法は、建物自体を直撃雷から守る「雷保護システム」と、施設内部に流れた雷サージ（異常電圧・電流）から機器を守る「サージ防護デバイス」に分けられます。どちらも巨大な直撃雷・誘導雷のエネルギーを建物外部へ安全に放出するためのシステムで、総合的に実施することが重要です。

雷害対策の考え方
巨大な直撃雷・誘導雷のエネルギーを建物外部へ安全に放出
雷サージは配線系統に侵入すると電位差を引き起こし、機器を破壊するため、安全に放出しなければなりません。直撃雷は屋上の避雷針（受雷部）から導線を経由して接地極へ、誘導雷はSPDを設置して接地線へと放出することで、
過電圧・過電流による機器の破壊を防ぎます。

雷害対策のしくみ
直撃雷
雷サージ

受雷部

雷保護システム

外部雷保護システムが雷サージを接地へ導くことで建物内の施設を守る

サージ防護デバイス（SPD）

引き下げ導線

誘導雷

建物全体

各機器

SPD

低圧機器

SPD

分電盤

SPD

主電源引込盤

電源線

各フロア

接地線

各レベルでSPDが雷サージを接地線へ逃すことで
機器を守る

深埋設接地

雷サージを地中に放出

直撃雷・誘導雷に備え、雷サージを安全に接地へ導く系統を構築
直撃雷は屋上の避雷針（受雷部）から、高い耐電圧性能の引き下げ導線を通って、建物内部への影響を避けながら接地へ放出します。また、誘導雷は、引込盤や分電盤など、保護領域の手
前に電圧防護レベルに応じたSPDを設置することで、配線や接地間の電位差を抑制します。

4

雷害対策の方法
直撃雷から建物や人を保護する「外部雷保護システム」と建物内を保護する「内部雷保護システム」により総合的な対策を実現
従来国内では、直撃雷の建物への保護としての雷保護設備（雷保護システム）と設備機器の雷保護が別々に構築されていました。瞬間的に巨大なエネルギーを発生する雷への対策としては、両者を総合的に実施することが効果的であり、特に設備機器への保護効果は絶大です。

雷保護システム

サージ防護デバイス（ SPD ）雷撃を捕捉し、雷電流を安全に大地へ放流する方法

SPDを用いて雷サージの機器への侵入を防護する方法

直撃雷による建物の火災や破壊、人体のオフィスや家庭など、身の回りに増えた損傷などの直接的な被害を防ぎ、建物内電子機器。これらの機器に、落雷の影響で部での異常な過電圧を防止する。受雷部、過電圧・過電流が侵入すると機器やその引下げ導線および接地システムからなる中のデータが一瞬で破壊されます。雷害「外部雷保護システム」と等電位ボンディ

から機器等を守るには、対象となる機器

ングや安全離隔距離の確保を含む「内部と雷サージの侵入ルートに合ったSPDを

雷保護システム」とで構成されます。高さ

設置し、雷サージを安全に放流しなけれ20メートルをこえる建築物には雷保護シばなりません。ここでは、「サンダーブロッステムを設置することが法的に義務づけ

カーシリーズ」を例にサージ防護のメカ

られています※。

ニズムをご紹介します。

※ 建築基準法 第33条 避雷設備、建築基準法施行例 第三節 避雷設備 第129条の14 第129条の15 。他に危険物には消防法で設置の義務有り。

侵入した雷サージは内部回路を通って放流！
サンダーブロッカーを設置すると、電源または通信回線から侵入

雷保護の方法
雷保護設備への雷撃に対する保護角は、建築物の規模・高さ、周辺の地形、建築物・樹木などの有無、雷電流の大きさなどの要因で変化します。例えば、高い建築物に受雷部を設置する際の雷保護方法には「保護角による方法」と「回転球体法」「、メッシュ法」があり、これらを単独あるいは複合して適用しています。

した雷サージは、サンダーブロッカーの内部を通過し、それぞれの雷

雷

出口となる電源・通信回線へ放出されます。雷の通過経路になりやすい通信機器に安全な「逃げ道」を用意することで、大切な機器とデータを過電圧・過 通信線
雷電流から安全に保護

電源線
雷します。雷サージ侵入
電源線

時も電 源を切らずに 通信線
電話会社の保安器
そのまま機器を使用することができ、サン保護角45°
または60°
受雷部

ダ ーブロッカー自体も繰り返し使 用でき

受雷部

ます。
放電距離
非保護
範囲

保護角による方法（前 JISによる保護角）

電話会社の保安器

回転球体法

雷

雷

通信線
雷

電源線
雷

通信線
電話会社の保安器

電源線
サンダーブロッカー

電話会社の保安器

サンダーブロッカー（現 JIS ）雷害対策のプロセス
調査・診断から設計、工事、保守まで総合的な雷保護システムを提供
雷保護システムの構築には、雷サージの侵入や接地システム間の電位差に備えたシステム設計が重要になります。昭電では、調査・診断
から設計、
工事、
保守まで総合的な雷保護システムを提供いたします。
STEP

1

チェック

【現状調査と診断】
落雷時の被害を抑えるために、施設および設備に対するヒアリングおよび診断を行います。その上で、お客様に最 適な雷保 護システムおよび
SPDのご提案をいたします。
●建築物の構造・高さなど ●電気設備●通信回線 ●接地システム●電子機器への電源供給システム

STEP

2

計 画

STEP

3

実 行

【立案・設計】診断に基づいて、安全性と効率を考えた雷害対策プランをご提案します。
予算は建 物状況や実施内容などによって異なります。

【施工・検証チェック】
施工内容が決まると、工程表に基づいて工事を実施します。工事終了後は施工内容全てをチェックし、稼働・運用状況を確認します。

●対策範囲 ●スケジュール●対策方法 ●対策費用●実施工程表の作成●対策基準書（施工要領書、施工方法、
施工作業指示図）の作成 ●作業届
●品質検査 ●数量検査 ●完了報告

STEP

4

運 用

【保守契約】
定期的なメンテナンスで常にシステムの正常な稼働を確認し、細部の変更にも対応します。
●メンテナンス●定期チェック

5

雷害 対 策 例のご紹介

設備・機器別の雷害対策
事業所の雷被害多発ポイントをSPDで保護電話回線や監視カメラシステム、火災報知システム等、雷被害を受けやすいシステ
ムの共通点に、長いケーブルが制御盤に集中している点があります。ケーブルと制システムを雷被害から保護します。
御盤の間に用途に適したSPDを設置し、■PVシステムの構成例
PCS

接続箱

PVアレイ

～

DC線

AC線

ー

SPD

分離器

SPD

分離器

AFD-T

DN

P13

▼

LPS

ADN

▼

P14

▼

P14

ボンディング用バー

PVシステムの雷害対策
雷被害が急増する中、パワーコンディショナーなどへの対策が急務● PV 用SPDによりパワーコンディショナーなどの直流系統を保護● 交流電源系統に電源用SPDを設置して交流系統を保護● 万全な接地と適切なSPDで太陽光発電システムを保護■ 電話回線・PBX の構成例

電話会社

分電盤

MDF

PBX

電源
ケーブル

外線
通信
ケーブル

AFD-T
▲

P13

別棟

内線
UCP
▲

P20

接地

電話回線・PBX の雷害対策
長いケーブルが集中するMDFや分電盤に雷被害リスクが高い傾向● 信号ケーブルとMDFの間を信号用SPDで保護● 分電盤の電源部分を電源用SPDで保護■ 構内放送システムの構成例■ ネットワークカメラ
屋外

スピーカ

分電盤

別棟管理室

放送用アンプ

スピーカー用ケーブル

構内放送システムの雷害対策

スピーカ

AFD-T
P13

▲

ASG-Z 、
SG-Z

ASG-Z 、
SG-Z

接地

6

NS-WCAT6
P21

屋外配線や制御盤などに雷リスクが集中● 屋外機器を信号用SPDで保護

▲ ▲

P18
P20

ネットワークカメラ

▲

電源
ケーブル

● 分電盤を電源用SPDで保護
接地● スピーカー用ケーブルを信号用SPDで保護

接地

■ 火災報知システムの構成例
監視室

中継器

受信機

防災用
信号ケーブルASG-RS 、
SG-RS

ASG-RS 、SG-RS
P20

▲

▲

P18

ガスセンサ

ASG-RS 、
SG-RS

ASG-RS 、SG-RS

火災センサ

ASG-RS 、
SG-RS

ASG-RS 、SG-RS

非常ベル

AFD-T
▲

P13

接地

電源ケーブル

接地

火災報知システムの雷害対策
信号ケーブルや電源ケーブルが集中する中継器盤にリスクも集中● 通信部分に信号用SPDを設置して中継器を保護● 電源部分に電源用SPDを設置して受信機を保護● 万全な接地と適切なSPDで火災報知システムを保護

入退室管理システムの雷害対策
長いケーブルが防犯盤（制御盤）に集中し、雷被害リスクが高い傾向● 信号ケーブルと防犯盤（制御盤）の間を信号用SPDで保護● 防犯盤（制御盤）の電源部分を電源用SPDで保護● 万全な接地と適切なSPDで入退室管理システムを保護■入退室管理システムの構成例
監視室

防犯盤

入退室管理装置

ASG-Z 、SG-Z
P20

▲

▲

信号ケーブルP18

ASG-Z 、SG-Z

ASG-Z 、SG-Z

AFD-T
▲

P13

接地

電源ケーブルシステムの 構成例

屋内

TBP-LAN▲P8

分電盤

スイッチング

HUB

電源
ケーブル

LAN
（PoE）

TBP-2PE▲

P8

ネットワークカメラシステムの雷害対策
精密電子機器や長距離のLANケーブルに雷リスクが集中● LAN部分に通信用SPDを設置してカメラを保護接地● 分電盤に電源用SPDを設置してシステムを保護
7

サンダーブロッカー Pro

新発売

プロユースの高性能をどこでもだれでも簡単にサンダーブロッカーProは、
業務用機器からパソコンやテレビなど、各種機器を雷から保護するSPD

電源コンセント用（サージ防護デバイス）です。雷保護が必要なすべてのユーザーにプロユースの高性能を提供します。

TBP-2PELAN用TBP-LAN

テレビ用
TBP-TV

プロユースの高性能取付・配線が簡単

機能的でシンプルなデザイン

業務用機器、公共の電気設備の雷保護に要求さシンプルな構造で取多様な設置箇所（デスク上、レール、ネジ）に対応れるJIS（日本産業規格 JIS C 5381-11, JIS C

付・配線が簡単です。

します。SPD を複数連結できます。デスク上にお5381-21）に適合しています。

電気工事の資格は不いても違和感のないシンプルなデザインです。

要です。

寿命がわかる状態表示
SPD の正常 / 寿命がわかる状態表示を搭載しています。電源コンセント用は LED 表示、LAN 用、
TV 用は機械式の表示です。

OA タップ接続機器の保護が簡単
電源コンセント用SPD（ TBP-2PE ）を OA タップに接続すると、OA タップ内で雷保護回路が並列になり、OA タッ

レール（35mm幅）取付

プに接続する全ネジ取付ての機器の電源

正常時回路を保護できます。

機械式の動作確認用
スライドスイッチ

電源コンセント用SPD

停電または寿命時■ 雷から機器を保護するしくみ

対策なし
電源線から
侵入する雷電流電源線

対策あり

電源線またはLAN/TV線より侵入する雷は、機器を破壊して侵入とは異なる経路に流れます

電源線から侵入する雷電流電源線

保護回路によって雷を侵入とは異なる経路に逃がし、機器を保護します

サンダーブロッカーPro
保護回路

通信線から
侵入する雷電流LAN/TV線

通信線から侵入する雷電流LAN/TV線
保護回路■ 使用例●パソコン/ 家庭用情報機器

●テレビ

パソコン

AC100V

AC100V

テレビ

サンダーブロッカーPro
アースバー

サンダーブロッカーPro

LAN●サーバーラックに実装する機器●監視カメラ/HUB
屋外
屋外カメラ用

監視
カメラ

SPD

TV

アースバー

NS-WCAT6

屋内

AC100V
サンダーブロッカーPro

LAN

アースバー

LAN LAN LAN LAN LAN
アースバー

POE-HUB

LAN
POE
サンダーブロッカーPro

8新製品のご紹介

電源コンセント用SPD TBP-2PE
電源ケーブルより侵入する雷から機器を保護
電 源ケーブ ルより侵 入する雷からコンセント接続機器を保護します。

SPD の性能を超える雷エネルギーの 侵 入 でも、SPD が 損 傷しないよ
うに安全装置（ JISに規定するSPD分離器）を内蔵しています。
正面
背面

LAN用SPD TBP-LAN
PC 、
監視カメラ、
情報通信機器を保護するLAN用SPDLAN ケーブルより侵 入する雷からPC 、監視カメラ、情報通信機器を保護します。電源コンセントを有する
機器を保護する場合は、TBP-2PEを連結して使用します。
正面
背面

テレビ用SPD TBP-TV
テレビ、
ハードディスク等を保護するテレビ用SPD
アンテナ（またはCATV ）ケーブルより侵入する雷からテレビ、
ハードディ
スク等を保護します。電源コンセントを有する機 器の保 護は、TBP-2PEを連結して使用します。
正面
背面■サンダーブロッカーPro 仕様
用途

電源コンセント用SPD

LAN用SPD

テレビ用SPD

形名

TBP-2PE

TBP-LANTBP-TV

適用回路

AC100Vコンセント

100BASE-T・1000BASE-T・1000BASE-TX（CAT5・CAT5e・CAT6）

地上波・BS・CS ・4K・8K

接続方法

コンセントプラグ（2P E付）

RJ-45コネクタ

同軸コネクタ（F形）

JIS C 5381-11

JIS C 5381-21
カテゴリC2・D1

カテゴリC2・D1

適合規格
試験クラス/カテゴリ
分離器

クラスⅡ

JIS C 5381-21

分離器内蔵形−−

放電電流
インパルス耐久性※1

公称放電電流 In 5kA
最大放電電流 Imax 10kA
全放電電流 ITotal 20kA

インパルス耐久性※2
カテゴリC2 5kA
カテゴリD1 1kA

インパルス耐久性
カテゴリC2 5kA
カテゴリD1 1kA

電圧防護レベル Up

線間 1.2kV 以下
接地間 1.5kV 以下

各ペア〜接地間 500V 以下
シールド〜接地間 500V 以下

中心導体〜外部導体間 800V 以下
外部導体〜接地間 500V 以下

状態表示

正常時 緑LED点灯

正常時 緑表示 機械式

正常時 緑表示 機械式

※1

寸法

（幅）
× 71.6 mm（高）
× 67 mm（奥行）31.8 mm※1：接地間の値を示す。 ※2：LAN用は全放電電流（各ペア合計〜接地間）を示す。

9

電源用 SPD
重要な電源設備等を保護する
JIS対応の大電流タイプ
雷サージは通信線だけでなく配電線からも侵入してきます。電源を通して侵入する（電源用保安装置）
雷からあらゆる電源設備を守るため、電源用SPDや耐雷トランス
によって確実な雷害対策を実現しています。

AC 用クラスⅡSPD

PV 用（直流電源用）

AFD-Tシリーズ

ADNシリーズ

P13

P14

安全遮断技術 SITSに対応した分離器内蔵 SPD

JIS C 5381-31対応でImax40kA のハイエンドモデル

適合規格 JIS C 5381-11（クラスⅠ・クラスⅡ対応）の電源用
SPDです。新分離器を内蔵したハイエンドモデルです。

Imax40kA の高耐量、長寿命を有したPV 用クラスⅡSPD です。クラスⅠ（Iimp 4kA/2.5kA ）にも対応しています。また
SIT 、SITS 等の最新の安全技術を搭載しています。

AC 用クラスⅠSPD

DNシリーズ

AFD-Sシリーズ

P14

JIS C 5381-31対応でImax10kA のスタンダードモデル

P12

コストパフォー
SIT 、SITS等の最新の安全技術を搭載しつつ、マンスを向上させたImax10kA のPV 用クラスⅡSPDです。

国内初のSPD 分離器を内蔵したクラスⅠSPD
インパルス放電電流 Iimp 12.5kA を有し、その性能を最大限に発揮できるSPD 分離器を内蔵しています。

タイプ
分類

AC用

適用規格

クラスⅠ

JIS C 5381-11

形状

品名

AFD-Sシリーズ

掲載ページ

適用回路

P12

AC100V
AC200V
AC400V

P13

AC100V
AC200V
AC400V

T4
AC用

※

クラスⅡ

JIS C 5381-11

AFD-Tシリーズ
T2

PV 用

※

クラスⅡ

1極
タイプ

多極
タイプ

クラスⅠ

クラスⅡ

●

ー

●

●

ー

●

●

●

ー

●

ー

●

ADNシリーズ

P14

DC600V
DC750V
DC1000V

ー

●

●

●

DNシリーズP14

DC600V
DC750V
DC1000V

ー

●

ー

●

JIS C 5381-31●：対応（有り）を示します。 ○：有り/無し選択可能です。

10

試験クラス

※AFDシリーズ、ADNシリーズはクラスⅠにも対応しています。

SITS ®が実現する全領域での短絡電流遮断
SPD（内部の熱分離器）とSPD分離器のSPD（内部の熱分離器）の遮断電流の規定がない場合、短絡保護が行えない例

SPDに内蔵している熱分離器とSPD分離器の（高遮断定格の電流ヒューズ）の遮断領域の協調ができていない例

遮断領域の協調が取れている例

短絡電流

短絡電流

短絡電流

遮断領域

遮断領域

遮断性能規定なし（高遮断定格の電流ヒューズ）

全領域

OK
SPD

SPD

電 源用

（内部の熱分離器）の

非保護領域

SPD

SPDに内蔵のSPD分離器

非保護領域

SPD分離器のSPD分離器の（内部の熱分離器）の（内部の熱分離器）の

遮断領域

遮断領域

S
P
D

機能マークについて
JIS C 5381-11

クラスⅡ

プラグイン

満足する製品。

JIS C 5381-11の クラ スⅡ試

験を満足する製品。
（8/20μs）の値。
数値はImax

SPD プラグとベースで構成する 製 品。

JIS C 5381-31

SIT 、SITS

故障表示

JIS C 5381-11の 要 求 事 項 を®

満足する製品。

JIS C 5381-31の要求事項を

安 全 遮 断 技 術「SIT 」、「SITS ®」
対応品。

クラスⅠ

SPD 分離器内蔵

L-E

2.5kA

10kA

CEマーキング品。

UL

UL 認証品。

機構、
構造、
方式

インパルス放電
公称放電電流全領域
SPD単体で電流遮断
In（8/20μs） 遮断できる電流
Iimp（10/350μs）（SIT）（SITS）
L-E間
間

20kA

CE

警報接点

主な仕様、
回路方式

12.5kAの製品。

故障時に外 部に警 報を出力可
能。

した製品。

を満足する製品。
（10/350μs）の値。
数値はIimp

RoHS 指 令 対象 物質が 規制値
以 下（RoHS 除 外 項目を 除く）

故障表示を有した製品。電気式と機械式をラインナップ。

SPD 分離器を SPD内部に実装

JIS C 5381-11のクラスⅠ試験

RoHS

SPD

分離器
内蔵

接地間に
電圧スイッチング形 プラグイン
SPDを実装

その他

故障表示

警報接点

電気式

機械式

電気式

機械式

RoHS

UL

CE

AC440V
100kA

●

●

●

●

ー

●

ー

○

●

ー

ー

AC440V
100kA

●

●

●

●

●

ー

ー

○

●

ー

ー

ー

5kA

4kA/2.5kA

20kA

DC1000V
100A

●

ー

ー

●

ー

●

ー

○

●

ー

ー

ー

5kA

DC1000V
50A

●

ー

ー

●

ー

●

ー

ー

●

ー

ー

11

電源用 SPD

10/350μs波形に対応したSPDAC 用

JIS C 5381-11によるクラスⅠ試 験 を 満たした
10/350μs 雷電流波形対応品。主に低圧受電設
備の電源引込盤内で使用するSPDです。

クラスⅠ対応AFD-Sシリーズ

シリーズ

特長

国内初のSPD分離器を内蔵したクラスⅠSPD

概要

インパルス放電電流 Iimp 12.5kAを有し、その性能を最大限に発揮できるSPD分離器を内蔵しています。雷によるSPDの故障時に、SPDを電源回路から安全に切り離すことのできる安全遮断技術SITS®を採用しています。また、SPD分離器内蔵形、ねじアップ式端子台採用により省スペース、
取り付け作業性に優れています。

単体形式

電 源用

S
P
D

AFD-S12A-Ｌ

AFD-S12A-ＬＮ

AFD-S14A-Ｌ

L-E 、N-E

L-E

AFD-S14A-ＬＮ

外観

適用電圧

AC100Ｖ・200V用

防護モード

AC400V用

L-E● 分離器内蔵による省スペース化と配線工数の低減●安 全に SPD プラグ 交 換 可能なセーフティプラグイン●ねじアップ式端子台による配線工数の低減L-E 、N-E●故障表示、
警報接点出力故障表示

従来■AFD-Sシリーズ

警報接点出力AFDシリーズ

組み合わせ時のSPD仕様、
性能

組合形式

AFD-S12A-LN

AFD-S12A-LL

適用回路

単相2線 100V（接地相有り）

単相2線 100V 、200V（接地相を指定しない、及び非接地）

AFD-S12A-LLN
単相3線 100V ／ 200V
（中性相接地）三相3線 200V（1相接地）

試験規格
防護モード
Uc

インパルス電流Iimp

公称放電電流In

全放電電流

ITotal

N-E間

L-E間

L-E間
L-L：AC280V

N-E間

L-E:AC250V

N-E：AC255V

12.5kA
20kA
25kA

37.5kA

L-E：1.4kV以下
N-E：1.4kV以下

L-E：1.4kV以下

L-E：1.4kV以下
N-E：1.4kV以下

低圧システム側の故障が原因の一時的過電圧

L-E：AC330V耐える
L-N：AC330V耐える

L-E：AC330V耐える

L-E：AC330V耐える
L-N：AC330V耐える

高圧システム側の故障が原因の一時的過電圧

L-E：AC820V耐える
L-N：AC600V耐える

L-E：AC820V耐える

L-E：AC820V耐える
L-N：AC600V耐える

−

2極用

2極用

電圧防護レベルUp

定格短絡電流

ISCCR

アースバー（SPD連結用）※1
警報接点

外観

※1：組合形式にはアースバーが付属します。

12

L-E間

最大連続使用電圧電源用 SPDJIS C 5381-11対応SPDを豊富にラインナップ

AC 用

SPD 分離器（ヒューズ）を内蔵し、日本の電源システムへの最適化、及び信頼性と安全クラスⅡSPD［新 JIS 対応］
AFD-T4 シリーズ

AFD-T2 シリーズ

高信頼性が必要な電源の保護に最適

一般的な電源の保護に最適

クラ スⅡとし て 全 放 電 電 流 ITotal 40kA 、Imax 20kA 、In
10kA 、クラスⅠとして ITotal 5kA（10/350μs）、Iimp 2.5kA（10/350μs）の性能を有しており、高信頼性が必要な電源の保クラスⅡでITotal 20kA 、Imax 10kA 、In 5kAの性能を有しており、一般的な電源の保護に最適です。

シリーズ

特長

概要

性を向上させたハイエンドモデルのクラス
Ⅱ SPD AFD-Tシリーズ。

護に最適です。

電 源用

S
P
D

AFD-T4 シリーズ

シリーズ
形式

AFD-T2 シリーズ

警報接点有りAFD-T422SA

AFD-T423SA

AFD-T444SA

AFD-T222SA

AFD-T223SA

AFD-T223EA 新

AFD-T244SA

警報接点無しAFD-T422S

AFD-T423S

AFD-T444S

AFD-T222S

AFD-T223S-

AFD-T244S

単相2線 100V 200V
単相3線 100/200V※
三相3線 200V※

適用回路

DC110V

単相3線 100/200V
三相3線 200V
三相4線 100/173V

三相3線 400V
三相4線 230/400V

単相2線 100V 200V
単相3線 100/200V※
三相3線 200V※

DC110V

単相3線 100/200V
三相3線 200V
三相4線 100/173V

試験規格

JIS C 5381-11

防護モード

L-L間、L-E間、L-G/N間、G/N-E間最大連続使用電圧 Uc
クラスⅡ

クラスⅠ

AC280V

AC490V

単相3線 100/200V
三相3線 200V
三相4線 100/173V

三相3線 400V
三相4線 230/400V

AC280V

AC490V

公称放電電流 In

8/20μs 10kA（L-L 、L-E 、L-G/N） 20kA（G/N-E）

8/20μs 5kA（L-L 、L-E 、L-G/N） 10kA（G/N-E）

最大放電電流 Imax

8/20μs 20kA（L-L 、L-E 、L-G/N） 40kA（G/N-E）

8/20μs 10kA（L-L 、L-E 、L-G/N） 20kA（G/N-E）

全放電電流 I Total

8/20μs 40kA

8/20μs 20kA

インパルス放電電流 Iimp

10/350μs 2.5kA−

全放電電流 I Total

10/350μs 5kA

電圧防護レベル Up

1.25kV（L-L 、L-G） 1.4kV（L-E 、G-E）

定格短絡電流 I SCCR−

1.25kV（L-L 、L-G） 1.4kV（L-E 、G-E）

2kV

2kV

AC440V 100kA※ N相（接地相）が明確な場合は、使用可能です。但し、電源引込部にクラスⅠSPD（ AFD-Sシリーズ）を設置する場合はAFD-T423S（ A ）またはAFD-T223S（ A ）をご使用ください。

AFD-S12A-LLL
三相3線 200V（接地相を指定しない、及び非接地）

AFD-S12A-LLLN

AFD-S14A-LLL

AFD-S14A-LLLN

三相4線 100V ／ 173V
（中性相接地）三相3線 400V（中性相接地、及び非接地）

三相4線 230V ／ 400V
（中性相接地）JIS C 5381-11
L-E間

L-E間

N-E間

L-E間

L-E間
L-L：AC600V

L-E:AC350V

N-E間

N-E：AC255V

12.5kA
20kA
50kA

37.5kA

50kA

L-E：1.4kV以下
N-E：1.4kV以下

L-E：1.8kV以下

L-E：1.8kV以下
N-E：1.8kV以下

L-E：AC330V耐える

L-E：AC330V耐える
L-N：AC330V耐える

L-E：AC600V耐える

L-E：AC600V耐える
N-E：AC440V耐える

L-E：AC820V耐える

L-E：AC820V耐える
L-N：AC600V耐える

L-E：AC885V安全に故障

L-E：AC885V安全に故障
L-N：AC600V安全に故障

3極用

3極用

3極用

3極用

L-E：1.4kV以下AC440V 100kA

有り

13電源用 SPD

太陽光発電システムの直流電源系設備を雷害から保護

PV 用

パワーコンディショナー直流回路、接続箱、ブロッ
キングダイオード、開閉器、ケーブル等のシステム

PV 用 SPD

構成部品を、誘導雷、直撃雷より保護します。

ADNシリーズ

DNシリーズ特長

JIS C 5381-31対応のPV用SPDでImax40kAのハイエンドモデル

JIS C 5381-31対応のPV用SPDでImax10kAのスタンダードモデル

概要

安全遮断技術「SIT 」と「SITS®」を採用し、公称放電電流8/20μs 20kA 、最大放電電流8/20μs 40kA に対応したPV 用SPD のハイエンドモデルです。回路の短絡電流が100A 以下のPVシステムに使用される場合、SPD
分離器無しでご使用できます。

安全遮断技術「SIT 」と「SITS®」を採用し、公称放電電流8/20μs 5kA 、
最大放電電流8/20μs 10kAに対応したPV 用SPDです。回路の短絡電流が50A 以下のPVシステムに使用される場合、SPD分離器無しでご使用でき
ます。

シリーズ

電 源用

外観

S
P
D

形式

警報接点有りADN-406DA

ADN-410DA

警報接点無しADN-406D

ADN-410D−

DN-106D

試験規格

JIS C 5381-31

試験クラス
適用回路

クラスⅠ・クラスⅡ

クラスⅡ

DC600V 2W

●

−

●

−

DC1000V 2W

−

●

−

●

DC750V

DC1200V−〜 E間、＋〜−間
ʻ＋〜 E間、防護モード
最大連続使用電圧

Ucpv※1

公称放電電流In

最大放電電流Imax

インパルス放電電流
電圧防護レベルUp

定格短絡電流Iscpv

DC750V
8/20μs 5kA

8/20μs 40kA
Iimp

8/20μs 10kA

10/350μs 4kA

10/350μs 2.5kA

2.5kV

4kV

−

2.5kV

4kV

100A※2

50A※2

構造

プラグイン
正常時：緑

警報接点

故障時：赤または黒機械式

短絡電流850A以下SPD

分離器

DC1200V

8/20μs 20kA

故障表示

指定する

ヒューズ／
ホルダ

KLD2 20A（耐雷サージ）／（ホルダ）
HK1551
HC-15（カバー）PFP-S（スペーサ）

短絡電流

PV-20A14FまたはPV-25A14F（gPVヒューズ）／CH141B-PV

2セット

必要な数量

2セット
M5ネジ端子（M5用圧着端子を使用して接続）

接続端子

5.5mm2 〜 14mm2

適用電線
推奨電線

ライン側5.5mm2

3.5mm2 〜 14mm2

接地側8mm2

温度・湿度

ライン側3.5mm2

動作温度および保存温度：-40℃〜 +70℃
レール取付（35mm幅） または

取付方法
取付箇所
外形寸法

HP10M15（gPVヒューズ）／PFH-14PV-20A14FまたはPV-25A14F（gPVヒューズ）／ CH141B-PV

2.5kA以下

相対湿度：95％以下

取付金具（オプション）による直接取付

屋内または盤内

54×97×93.5（mm）※1：各防護モードの値を示します。
※2：指定するSPD分離器を接続することにより850Aまたは2.5kAまでの短絡電流に適用可能です。

ADNシリーズ
型番の見方

DNシリーズADN- 5

DN- 

 4：Imax40kA

 1：Imax10kA

 06：DC600V 用

10：DC1000V 用 D：SIT（安全遮断技術）内蔵
5 A：警報有り14

DN-110D

無し：警報無し

 06：DC600V 用

10：DC1000V 用 D：SIT（安全遮断技術）内蔵

接地側5.5mm2通信用 SPD
デジタル回線から計装回線まで、目的と防護レベルに応じたSPDをラインナップ
通信ケーブルから侵入してきた雷サージは異常電圧・電流となり、接続された電子機器を破壊する恐れがあります。通信用SPDは異常電圧・電流から人や大切な通信・制御機器を保護します。昭電では電話・信号・制御・同軸・LANなど、目的と防護レベルに応じてさまざまな種類のSPDをご用意しています。

ITV 用

通信・信号線より侵入する雷サージからFA 設備や計装・計測機器を護るSPDです。

ASGシリーズ

P18

警報接点・故障表示付のハイエンドモデル

ITV・監視カメラシステムの同軸ケーブルに設置して利用するSPDです。

CSAシリーズ

P17

S
P
D

ITV・監視カメラの同軸ケーブルに最適
ITV・監視カメラやデータ伝送用機器の同軸ケーブルに侵入する雷サージから機器を保護します。CSA-NT は、同軸に直故障表示付の通信・信号用SPDと、専用の電源ユニット・警報ユニット（およびサージカウンタユニット）を組み合わせて使用するハイエンドモデルのSPDです。

SGシリーズ

電 源用

通信・信号用

流給電が重畳されている伝送方式に最適です。

P20

同軸ケーブル用

プラグイン構造を採用したFA 設備・計装機器用

画像やデータ、ITV や無線などの伝送に利用される同軸ケーブル用SPDです。

信号線や通信線に侵入する雷サージからFA 設備や計装機器を守るSPD です。インパルス耐久性は JIS カテゴリD1 、C2に対応するスタンダードタイプです。

同軸アレスタ

P17

同軸データ伝送機器保護用
同軸コネクタと高性能ガスアレスタで構成された、新タイプの同軸ケーブル用SPDです。同軸ケーブルおよび機器にコネクタ接栓の接合するだけで簡単に装着できます。

ネットワーク用
ネットワークカメラ、LAN用SPDです。

ANS-CAT6

P21

電話用

故障表示、
警報接点付きLAN用SPDC AT 6（ 10B A SE-T 、100B A SE-T X 、1000B A SE-T 、
1000BASE-TX ）に対応するSPDです。最大120W のツイス

電話回線ネットワークのMDFに利用する高密度配線システム用SPDです。

トペアー給電システムに対応します。

UCPシリーズ

P20

さまざまな電話回線の高密度配線システムに最適

NS-WCAT6

P21

屋外用CAT6 対応 SPD

高密度な配線システムに最適な SPD です。通信回線に侵入する雷サージ電圧・電流から通信機器を保護します。電話回
線や各種データ回線に対応したラインナップです。

屋外仕様（保護等級IP66）のため、屋外監視カメラの直近に設置することが可能です。CAT6対応で、10BASE-T、100BASE-TX 、
1000BASE-T 、1000BASE-TXに対応しています。

LM-PC5E

P1719インチラック実装に最適なLAN用SPD
ネットワーク監視力メラ回線などの LAN回線に侵入する雷サージからサーバ、
HUB 、パソコンなどを守るSPDです。レー
ル取付方式で、19インチラックに対して高密度（ 2U で最大20 個）で実装が可能です。

TBP-LANNEW

機能マークについて
カテゴリD1

P8

故障表示機能JIS C 5381-21のカテゴリD1に 対 応した 製 品。10/350μ s
雷電流波形対応品。

故障した際に故障表示窓等に故障を表示。

カテゴリC2

故障時に外部に警報を出力可能。

JIS C 5381-21の カ テ ゴ リ
C2に対応した製品。8/20μ s
雷電流波形対応品。

警報接点出力RoHS指令対象物質不使用

プラグイン構造

SPDプラグとベースが分離で
きる構造。

15

掲載
ページ

項目

通 信用

S
P
D

カテゴリD1
カテゴリC2（Ⅰimp10/350） （Ⅰmax8/20）

プラグイン
機能

故障表示
機能

警報接点
出力

RoHS

ASGシリーズ

RS 、HS 、SD 、Z 、
HF

P18 信号・制御・計装

●

●

●

●

●

●

SGシリーズ

RS 、HS 、SD 、ZP20 信号・制御・計装

●

●

●

-

-

●

ANS-CAT6

P21（CAT6）
LAN

●

●

-

●

●

●

NS-WCAT6

P21（CAT6）
LAN

●

●

-

-

-

●

TPB-LAN NEW

P8（CAT5e）
LAN

●

●

-

●

-

●

LM-PC5E

P17（CAT5e）
LAN

●

●

-

-

-

●

CSAシリーズ

NT 、HS

P17

同軸・
監視カメラ

●

●

-

-

-

●

同軸アレスタCA-FJJ3.3G
CA-FPJ3.3G
CA-BJJ3G
CA-BPJ3G

P17

同軸

●

●

-

-

-

●

データ通信

●

●

●

●

-

●

電話

●

●

●

-

-

●

SD

UCPシリーズ

P20
A2 、DT

16

回線種別

通信用 SPD

ITV 用

ITV・監視カメラ用に

CSAシリーズ

シリーズ名

LAN 用 LANシステムの雷害対策に

通信用 SPD

LM-PC5E

形式名

外観

外観

特長

ITV・監視カメラの同軸ケーブルに最適なSPD

概要

ITV・監視カメラやデータ伝送用機器の同軸ケーブル用SPDです。弱
耐圧のITV同軸ラインの保護や、直流給電が重畳されている伝送方式に最適です。インパルス耐久性はカテゴリD1、C2に対応します。

形式名

CSA-NT

CSA-HS

用途

監視カメラ、ITV設備、
直流重畳対応監視カメラ、ITV設備

最大連続使用電圧

Uc

定格電流
伝送周波数帯域（75Ω）

DC30V

DC10V

500mA

100mA

DC 〜 10MHz

DC 〜 25MHz

挿入損失

250V以下Up

インパルス耐久性※1500V以下8/20μs 10kA

カテゴリD1

10/350μs 2.5kA

ノイズ減衰量1MHz 30dB以上※2

用途（適用イーサネット※1）

10BASE-T 、100BASE-TX 、
1000BASE-T 、PoE 、PoE Plus 、UPOE
JIS C 5381-21

最大連続使用電圧

Uc

定格電流（定格電力）

12/36 pair

DC 60V
0.6A（30W）
0.6A（30W）

45/78 pair

挿入損失※2

DC〜100MHz 1.0dB以下

近端漏話（NEXT）※2

DC〜100MHz 32.3dB以上
DC〜100MHz 12.1dB以上

リターンロス※2−

電圧防護レベル

BNCコネクタ

接続コネクタ

概要

1000BASE-T 、100BASE-TX 、PoE 、
PoE+回線に対応するLAN 用SPD です。
インパルス耐久性はカテゴリD1、C2に対応します。CAT5eに対応しています。

環境条件

温度：-20℃〜 +60℃ 湿度：95％以下（結露不可）

取付方法

レール（35mm幅レール）

500V以下Up

インパルス カテゴリC2 8/20μs
耐久性※3

5kA
1kA

カテゴリD1 10/350μs※1 ：カテゴリC2は電流波形8/20μsで正負各5回、カテゴリD1は電流波形10/350μsで正負各1回通電し、各線の合計値とする。
※2：代表値を示す。

環境条件（温度範囲）-40℃〜+ 70℃

環境条件（湿度範囲）

96%以下

通 信用

カテゴリC219インチラック実装に最適なLAN用SPD

試験カテゴリ

1.5dB以下

電圧防護レベル

特長

S
P
D※1：10BASE-T（IEEE802.3i）、100Base-TX（lEEE802.3u）、1000Base-T（IEEE802.3ab) 、PoE（lEEE802.3af 、IEEE802.3at）※2：CAT5e規格※3：カテゴリC2は電流波形8/20μsで正負各5回、カテゴリD1は電流波形10/350μsで正負各1回を通電できる性能とし、各線の合計値とする※4：SPDパネルもご用意しております。

通信用 SPD

同軸ケーブル用

さまざまな同軸ケーブルに対応するSPD
同軸アレスタ
同軸データ伝送機器の保護に最適なSPD

同軸コネクタと高性能ガスアレスタで構成された、新タイプの同軸ケーブル用SPDです。同軸ケーブルおよび機器にコネクタ接栓の接合するだけで簡単に装着できます。小型ながら大きい電流インパルス耐量を有しています。伝送性能は、
周波数範囲が広く、VSWR 、
挿入損失とも優れた性能を持っています。CA-F□J3.3Gは、4K・8K 放送、
地上波デジタル放送、BS放送,CS放送に対応した同軸用SPDです。

フィーダータイプ

タイプ名

CA-FJJ3.3G

形式名

CA-FPJ3.3G

CA-BJJ3G

CA-BPJ3G

形状

回路図※3

GDT
E

用途

GDT: ガス入り放電管
E: アース端子

地上波デジタル放送、BS放送、CS放送
4K・8K放送、

接続コネクタFジャック−Fジャック、EX-SDI映像信号
SD-SDI 、HD-SDI 、3G-SDI 、AHD（Ver.1.0,Ver.2.0）

Fプラグ−Fジャック

試験規格

BNCジャック−ジャック

BNCプラグ−ジャック

JIS C 5381-21

インピーダンス

75Ω

周波数帯域

DC 〜 3.3GHz

DC 〜 3GHz

V.S.W.R.

1.9以下

2.2以下

1.3以下

挿入損失

1.0dB以下

1.3dB以下

0.3dB以下

許容電力
最大連続使用電圧Uc

制限電圧

1kV/μs

電圧防護レベル
インパルス
耐久性

Up

25W

10W

DC48V

DC30V

ー

ー

700V以下1200V以下

1000V以下

カテゴリC28/20μs 5kA

カテゴリD1

10/350μs 2.5kA※この表で示す仕様は簡略版です。製品をご採用される場合は必ず製品仕様書を確認ください。

17

通信用 SPD

通信・信号用

通信・信号線より侵入する雷サージから機器を保護

ASGシリーズ
警報接点・故障表示付の
通信・信号用SPDハイエンドモデル
ASGシリーズは、故障表示付の ASG-SPD ユニットと、専用の電源ユニット・警報ユニット（およびサージカウンタユニット）を組み合わせて使用します。SPD の故障状態を SPD 設置場所（現場）から遠方の監視システムに送信する SPD 故障
監視システムとなります。

● 故障表示機能
専用の電源ユニットと警報ユニットを接続することで SPD の故障状態を前面のLEDランプで表示可能です。また、故障を接点出力でき、遠方の監視システムに送信可能です。

● 優れた保護回路機構
通 信用

S
P
D

保護対象回路（通信・信号・計装等）に適合した保護回路タイプを用意しています。また、故障接点出力回路および電源入力回路（警報ユニット）に保護回路を標準装備しており、別途警報回路用SPD 、電源回路用

SPDの設置が不要です。
● 耐接地間ノイズ対策品が充実
耐接地間ノイズ対策製品として、ASZ-Zシリーズ（耐ノイズ接続）、ASG-HF 形をラインナップ。

● SPD1台あたりの保護心数が多く、省スペース化に貢献（ 4 ～ 5 心）

ASGバッテリーユニット使用例● JISC5381-21 カテゴリC2 、D1に適合

形式名

用途

ASG-RS44

ASG-HS12S

ASG-HS24S

ASG-SD

RS485 、RS422 、DC60V以下の信号線

低電圧・低電流信号
対地間弱耐圧機器用

低電圧・低電流信号、4-20mA
対地間弱耐圧機器用

一般電話回線、ISDN 、ADSL

自動火災報知設備、
シーケンサ等

保護芯数
耐接地間ノイズ対策
定格電圧
最大連続使用電圧

Uc

定格電流
伝送周波数帯域

5芯＋シールド（両端接地）または
4芯＋シールド（片端接地の場合）

4芯＋シールド

−

−

DC48V

DC12V

DC60V

DC13.5V

2芯
−

DC24V
DC26V

DC170V
DC180V

DC/AC 500mA

DC/AC 200mA

DC/AC 130mA
DC 〜 10MHz

DC 〜 5MHz

DC 〜 5MHz

挿入損失

1.0dB以下

1.0dB以下

1.5dB以下

直流抵抗0.1Ω以下4.7Ω±10％（1線）

4 〜 13Ω以下（1線）

防護モード（110Ω）

線間

端子1,2,3,4,5相互間

端子1,2,3,4相互間

端子1,2間

接地間

端子1,2,3,4,5 〜端子6（接地）間

端子1,2,3,4 〜端子6（接地）間

端子1,2 〜端子6（接地）間

シールド−接地間

直流動作電圧
直流放電開始電圧

電圧防護レベル（Up）※1−

端子5（シールド）〜端子6間−

線間

DC90V±20％

DC19V±10％

DC34V±10％

DC184 〜 320V

接地間

DC90V±20％

DC19V±10％

DC34V±10％

DC230V±20％

線間340V以下

75V以下

90V以下

360V以下接地間400V以下80V以下

100V以下400V以下線間

8/20μs 4kA

8/20μs 4kA

8/20μs 4kA

接地間8/20μs 10kA

8/20μs 10kA

8/20μs 10kA

インパルス耐久性
カテゴリD1※2

接地間

10/350μs 2.5kA

インパルス制限電圧※3

線間300V以下

55V以下

70V以下

350V以下

接地間300V以下

55V以下

70V以下

350V以下インパルス耐久性
カテゴリC2※2

10/350μs 2.5kA

10/350μs 5kA

故障表示
警報接点出力その他

接点端子：ASG-ALの端子A,B,C【接続端子】M3ネジ端子（丸形圧着端子M3スリム用）適合丸形圧着端子の最大幅：6.0mm以下【適用電線】単線：0.35〜1.82mm2※1 カテゴリC2試験時の制限電圧を示し、各防護モードにおける出力側（PROTECT SIDE）の制御電圧を示す。
※2 カテゴリC2は電流波形8/20μsで正負各5回、カテゴリD1は電流波形10/350μsで正負各1回通電できる性能とし、各防護モードにおける性能とする。防護モード「接地間」の場合、各線の合計値とする。

18

撚線：0.2〜2.63mm2

■ ASGユニットの各部の名称と説明

ASGケーブルユニット

ASG拡張ケーブルを接続する
ユニット

ASG-SPDユニット

警 報 ユ ニット 及 び ASG 用
AC/DC電源を連結して使用

ASGプラグ（SPD）

ASGサージカウンタ
ユニット
SPD ユニットと組み合わせ
ず、ASG用AC/DC電源のみ

ASG警報ユニット

SPDの故障状態を遠方の監視システムに送信可能
1台の警報ユニットに最大25台のSPDユニットを連結可能との組み合わせで、サージカ
ウンタ単体として使用可能

警報ユニットサージカウンタ
ユニット

ASG連結
ユニット
ソケット

故障状態を

電源ユニット

LED表示

ASG拡張ケーブル

SG 、ASG用
アースバー
ASG シリーズ 及びSGシリーズで使用

AC100V電源線

ASGベース

通 信用

ASG-SPD ユニットを2段で使用する際に、ASG-SPD ユニット間を接続するケーブル。
長 さ は70mm と500mm の2種類で写真は500mm

できるアースバー

分割型
電流センサー

ASGケーブルユニット

SG 、ASG用アースバー

ASG-PA-C

SG-EBAR

アース線

S
P
D

ASG拡張ケーブル

長さ100mm：ASG-C-L100

長さ500mm：ASG-C-L500（ ASG-C-L70は生産終了とします）

ASG-Z12S

ASG-Z24S

DC12V以下の

DC24V以下の

ASG-Z48S

ASG-Z100S ASG-Z350S

DC48V,AC24V 以 下接点・制御線の接点・制御線、熱電
対、側温抵抗体、ポテ
ンショメータ接点・制御線

DC110Vの接点・制御線

AC100V AC200Vの接点・制御線、放送（スピーカ）ASG-HF5S

ASG-HF12S

ASG-HF24S

ASG-HF48S

RS232C 、RS485
（5V系）
、
弱電信号

、
RS485（12V系）、
4-20mA（24V系）、
4-20mA（48V系）
10-50mA

弱電信号

4芯＋シールド

4芯＋シールド

耐ノイズ接続時に対応

耐接地間ノイズ対策品

DC12V

DC24V

DC48V

DC110V

AC100V AC200V※4

DC5V

DC12V

DC24V

DC48V

DC14V

DC31V

DC60V

DC125V

AC275V DC350V※4

DC5.5V

DC13.5V

DC27V

DC54V

DC/AC 2A

DC/AC 200mA

DC 〜 5MHz

DC 〜 5MHz

1.0dB以下

1.0dB以下

0.1Ω以下4.7Ω±10％（1線）

通常接続：端子1,2,3,4相互間、耐ノイズ接続：端子1,2,3,4及び端子6（コモン）相互間

端子1,2,3,4相互間

通常接続：端子1,2,3,4 〜端子6（接地）間、
耐ノイズ接続：端子1,2,3,4及び端子6（コモン）〜端子5（接地）間

端子1,2,3,4 〜端子6（接地）間

通常接続：端子5（シールド）〜端子6間、耐ノイズ接続：シールド両端接地のみ対応で端子5（接地）に接続

DC19V+10％ -14％

DC40V+10％ -14％

DC82V+10％ -14％

DC150V+10％ -14％

DC470V+10％ -14％

DC19V+10％ -14％

DC40V+10％ -14％

DC82V+10％ -14％

DC150V+10％ -14％

DC470V+10％ -14％

端子5（シールド）〜端子6間

DC10V±10％

DC19V±10％150V以下220V以下240V以下360V以下1000V以下

110V以下180V以下300V以下450V以下1200V以下

70V以下

75V以下

8/20μs 4kA

125V以下10/350μs 1kA

8/20μs 10kA
10/350μs 0.5kA

100V以下

160V以下200V以下300V以下900V以下

90V以下150V以下200V以下300V以下900V以下10/350μs 2.5kA
50V以下

耐ノイズ接続：500V 以下
接点仕様：1C接点

90V以下

8/20μs 4kA
8/20μs 10kA

10/350μs 0.5kA

DC67V±10％500V以下耐ノイズ接続：500V 以下

8/20μs 4kA

DC34V±10％

DC230V±20％

耐ノイズ接続：DC230V±20％

正常時：LED
（赤）消灯

弱電信号

55V以下

70V以下

105V以下500V以下劣化・故障時：LED（赤）点灯

接点定格：AC220V

1A 、DC110V 0.5A

AWG：26〜14の電線を圧着端子M3（撚り線2mm2用はM3スリム）に圧着し配線【環境条件】温度：-40℃〜 +70℃ 湿度：95％以下（結露不可） 【取付方法】レール（35mm幅レール）及び、取付金具（オプション）によるネジ取付※3 各防護モードにおける開回路電圧1.2/50μs 4kV 、短絡回路電流8/20μs 2kA印加時の出力側（PROTECT SIDE）の制御電圧を示す。
※4 ASG-Z350Sで耐ノイズ接続を行う場合、UcはAC140V/DC170Vとする。
（ AC200Vで使用する場合、耐ノイズ接続はできない）

19

通信用 SPD

通信・信号線より侵入する雷サージから機器を保護

通信・信号用SGシリーズ

外観特長

プラグイン構造を採用したFA 設備や計装機器用SPD

概要

信号線や通信線に侵入する雷サージからFA 設備や計装機器を守るプラグイン構造のSPDです。インパルス耐久性はJIS カテゴリD1、C2に対応。国土交通省大臣官房官

SG-RS44

形式名

自動火災報知設備、
シーケンサー等

保護心数

4心＋シールド（SG）または5心

定格電圧

ー

最大連続使用電圧

伝送周波数帯域（110Ω）

挿入損失
直流抵抗

通 信用

直流動作電圧V1mA

直流放電開始電圧

100V/S

電圧防護レベル

インパルス耐久性 ※1

4心＋シールド
DC12V
DC24V
DC13.5V
DC27V
200mA
DC 〜 5MHz
DC 〜 500kHz
DC 〜 1MHz
1.0dB以下
4.7Ω±10％（1線）
DC7〜10V（1,2,3,4〜6間） DC18V±10％（1,2,3,4〜6間） DC33V±10％（1,2,3,4〜6間）
DC90V±20％（5〜6相互間）
50V以下（A,B,C,D〜F間） 60V以下（A,B,C,D〜F間） 80V以下（A,B,C,D〜F間）
800V以下（E〜F間）
8/20μs 10kA
10/350μs 2.5kA
30V以下
40V以下
60V以下

400V以下（A,B,C,D,E〜F間）

Up

8/20μs 10kA
10/350μs 2.5kA
350V以下カテゴリC2
カテゴリD1

インパルス制限電圧 ※2

ー

サージ放電耐量 ※3

ー【接続端子】M3ネジ端子（丸形圧着端子M3スリム用）適合丸形圧着端子の最大幅：6.0mm以下【環境条件】温度：-40℃〜 +70℃ 湿度：95％以下（結露不可）

その他※1：カテゴリC2は電流波形8/20μsで正負各5回、カテゴリD1は電流波形10/350μsで正負各1回通電し、各線の合計値とする。

通信用 SPD

SG-HS24S
低電圧、電流信号用
弱耐圧機器の保護（4-20mA 、パルス、信号、
フォト
MOS 、RS-232C 、フォトカプラ等）

DC5V
DC5.5V

DC60V
500mA
DC 〜 5MHz
1.0dB以下
0.1Ω以下DC82V±10％（1,2,3,4,5相互間）
DC90V±20％（1,2,3,4,5〜6間）

Uc

定格電流

SG-HS12S

低電圧、電流信号用弱耐圧機器の保護（フォトMOS 、
フォトカプラ等）

RS485 、RS422 、DC60V以下の信号線、

用途

S
P
D

SG-HS5S※2：開回路電圧1.2/50μs 4kV 、短絡回路電流8/20μs 2kA印加時。

電話回線用 SPD

電話用

UCPシリーズ

シリーズ名

外観

特長

さまざまな電話回線の高密度配線システムに最適

UCPシリーズはLSA-plus切分モジュールに対応した、高密度な配線システムに最適な通信回線用SPDです。電話回線や各種データ回線に概要対応したラインナップをご用意しております。

形式名

UCP-SD

用途

一般電話回線、ISDN 、ADSL

最大連続使用電圧

DC170V
130mA

500mA
DC 〜 10MHz

伝送周波数帯域
挿入損失
電圧防護レベルUp

カテゴリC2
カテゴリD1

過電流保護（AC電流制限）
故障表示

1.5dB以下
300V以下0.5dB以下
800V以下8/20μs 10kA
10/350μs 2.5kA
不動作電流：130mA トリップ電流：260mA
有り

−

適用電線

単線：φ0.4mm 〜φ0.8mm ※2

環境条件

温度：-20℃〜 +60℃ 湿度：95％以下（結露不可）

取付方法

LSA-plus切分モジュールに取付※1：カテゴリC2は電流波形8/20μsで正負各5回、カテゴリD1は電流波形10/350μsで正負各1回通電し、各線の合計値とする。
※2：LSA-plus切分モジュールによる。

20

UCP-DT
一般電話回線Uc

定格電流

インパルス耐久性 ※1

UCP-A2−−

庁営繕部監修公共建築工事標準仕様書も満たした、
コストパフォーマンスの高いスタンダードタイプです。

SG-SD

SG-Z12S

一般電話回線、
ISDN 、ADSL

DC12V以下
接点・制御線

2心
DC170V
DC180V
130mA
DC 〜 10MHz
1.5dB以下
4〜13Ω以下（1線）

400V以下（A,B〜F間）
8/20μs 10kA
10/350μs 5kA
350V以下8/20μs 20kA

接点・制御線

SG-Z100S

SG-Z350S

DC110V

接点・制御線
放送用（スピーカ用）

制御線、
熱電対直流電圧
信号用測温抵抗体、
ポテンショメータ用

AC100V/200V

接点・制御線

DC24V
DC31V

通 信用

ー

DC24V以下

SG-Z48S
DC48V 、AC24V接点・

4心＋シールド または 4心＋コモン線
DC48V
DC110V
AC110V/AC220V
DC60V
DC125V
AC275V/DC350V
2A
DC 〜 100kHz
DC 〜 1MHz
1.0dB以下
0.1Ω以下DC18V±10％（1,2,3,4〜6間） DC39V±10％（1,2,3,4〜6間） DC82V±10％（1,2,3,4〜6間）DC150V±10％（1,2,3,4〜6間）DC470V±10％（1,2,3,4〜6間）
DC90V±20％（5〜6間）
100V以下（A,B,C,D〜F間） 160V以下（A,B,C,D〜F間） 300V以下（A,B,C,D〜F間） 450V以下（A,B,C,D〜F間） 1.2kV以下（A,B,C,D〜F間）
800V以下（E〜F間）
8/20μs 4kA
8/20μs 10kA
10/350μs 0.5kA
80V以下
130V以下200V以下350V以下900V以下8/20μs 8kA
8/20μs 20kA
DC12V
DC14V

DC230V±20％（1,2〜6間）

SG-Z24S

S
P
D【適用電線】単線：0.35〜1.82mm2 撚線：0.2〜2.63mm2 AWG：26〜14 の電線を圧着端子M3（撚り線2mm2用はM3スリム）に圧着し配線【取付方法】レール（35mm幅レール）及び、取付金具（オプション）によるネジ取付※3：サージ放電耐量は電流波形8/20μsで正負各1回通電し、各線の合計値とする。

通信用 SPD

ネットワーク用

ネットワークカメラ、LANの雷害対策に

ANS-CAT6

シリーズ名

外観

故障表示、
警報接点付きLAN用SPD

概要

最大120W のツイストペアー給電システムに対応するSPDです。CAT6に対応しています。

用途

10BASE-T 、100BASE-TX 、1000BASE-T 、
1000BASE-TX 、PoE 、PoE Plus 、UPOE 、
PoE++ 、LTPoE++ 、HDBaseT

試験規格
最大連続使用電圧 Uc
電圧防護レベル

カテゴリC2

全放電電流

ネットワーク用

ネットワークカメラ、LANの雷害対策に

NS-WCAT6

シリーズ名

外観

特長

インパルス
耐久性

通信用 SPD

pair - 接地間
シールド - 接地間

pair - 接地間
シールド - 接地間

12,36,45,78pair

カテゴリD1 （8芯合計）- 接地間
10/350μs
シールド - 接地間

12,36,45,78pair（8芯合計）- 接地間

JIS C 5381-21
DC60V
500V以下500V以下
2kV / 1kA
10kV / 5kA

特長

屋外用CAT6 対応SPD

概要

ネットワ ー クカメラ、LAN の 雷 保 護 に 適し たCAT6対応SPDです。屋外仕様（保護等級 IP66）のため、屋外監視カメラの直近に設置することが
可能です。

用途

10BASE-T 、100BASE-TX 、1000BASE-T 、
1000BASE-TX 、PoE 、PoE Plus 、UPOE 、
PoE++ 、LTPoE++ 、HDBaseTJIS C 5381-21

試験規格
定格電力

12/36pair 45/78pair

最大連続使用電圧 Uc
電圧防護レベル

0.5kA
2.5kA
8/20μs 4kA

カテゴリC2
インパルス
耐久性

全放電電流

pair - 接地間
シールド - 接地間

pair - 接地間
シールド - 接地間

12,36,45,78pair
カテゴリD1 （8芯合計）- 接地間
10/350μs
シールド - 接地間
12,36,45,78pair（8芯合計）- 接地間

各60W（合計120W）

DC60V
500V以下600V以下
2kV / 1kA
10kV / 5kA
0.5kA
2.5kA
8/20μs 4kA

保護等級

IP66

本体重量

約521g

パイプ取付ブラケット（オプション）重量

約173g

取付バンド（オプション）重量

約63g

21

株式会社昭電のご紹介「情報化社会に安全と信頼を提供する」
それが昭電テクノロジー。
電気通信機器メーカーとして1965年にスタートした昭電。以来、情報の保護・伝送・利用・管理に伴う基盤的要素に関して研究・開発を続けてきました。高度情報化社会において自然災害への最低限の備えとしての雷害対策や地震対策、セキュリティ、企業経営の機動力を高めるネットワーク、そしてそれらに機能美を与えるファシリティ。基礎研究に基づく確かな技術を機器の製造、システム構築および工事に活かし、インフラストラクチャーの安定性・信頼性向上に貢献します。

会社概要
■ 社名

株式会社昭電■設立

1965年（昭和40年）
10月15日■ 事業所

本社：〒130-8543 東京都墨田区太平4丁目3番8号
工場： 東京・千葉・成田・大阪
支店： 北海道・東北・名古屋・北陸・大阪・中国・四国・九州・ 沖縄■ 代表者

代表取締役社長 太田光昭

本社

■ 事業内容 ●電源・通信用SPDおよび通信用端子板、配線盤、分電盤の製造販売● 免震装置、
耐震フレーム、
フリーアクセスフロアの製造販売● 光ファイバネットワーク関連機器の製造販売● LAN関連機器、各種伝送用スイッチ、PBX 等の販売
●電気、空調、LAN配線、耐震建築等の総合設備工事
その他雷害対策、
地震対策、
火災・防犯・防災対策、
情報通信ネットワークの構築・運用・保全に関するコンサルティング
■ 従業員

560名（グループ）■業務提携 日本アイ・ビー・エム株式会社 フエニックス・コンタクト社（ドイツ） AVAYA（アメリカ） Barco（ベルギー） Verint Systems（アメリカ） ERICO Lightning Technologies（オーストラリア）（ドイツ） ATEN
（台湾） Raritan（アメリカ）CORNET Technology（アメリカ） Siemens AG

テクノセンタ■ 昭電 WEBサイトのご紹介

SPD 選定支援サイト
条件をチェックするだけでお客様に適したSPDを選定できます

資料・ダウンロード
カタログや取扱説明書、製品紹介ビデオを
昭電 WEBサイトからご利用いただけます

SPDの種別や用途などの条件をチェックしていく

会員登録なしでご利用いただけます。各種カタロだけで条件に適合するSPDを結果表示し、最適なグや取扱説明書のほか、製品紹介ビデオや各種試SPDの選定をサポートします。

験映像もご用意しています。

www.sdn.co.jp/select/www.sdn.co.jp/download/

特約店
ホームページ www.sdn.co.jp ／ お問い合わせメール info@sdn.co.jp

本社 〒130-8543 東 京 都 墨 田 区 太 平 4 丁 目 3 番 8 号 ☎ 03
（5819）
8373
テクノセンタ 〒263-0002 千 葉 市 稲 毛 区 山 王 町 3 6 5 番 地 ☎ 043
（422）
2111
S C セ ン タ 〒136-0072 東 京 都 江 東 区 大 島 1 丁 目 2 番 2 3 号 ☎ 03（3637）7771（271）
北海道支店 〒060-0062 札幌市中央区南2条西7丁目1番地 4 ファミリービル ☎ 011
6701
（222）
東 北 支 店 〒980-0803 仙台 市 青 葉区国分町 1-7-18 東 洋ワークビ ル ☎ 022
1401
（936）
名古屋支店 〒461-0004 名古屋市東区葵3丁目23番3号 第14オーシャンビル ☎ 052
3311
（431）
北 陸 支 店 〒930-0083 富山市総曲輪1丁目7番15号 日本生命富山総曲輪ビル ☎ 076
2011（6345）
大 阪 支 店 〒530-0003 大阪市北区堂島1丁目5番17号 堂島グランドビル ☎ 06
3221
（246）
中 国 支 店 〒730-0051 広島市中区大手町3丁目7番2号 あいおいニッセイ同和損保 広島大手町ビル ☎ 082
5711
（821）
四 国 支 店 〒760-0023 高松市寿町1丁目1番12号 パシフィックシティ高松ビル ☎ 087
9231
（731）
九 州 支 店 〒810-0004 福岡市中央区 渡 辺 通 2 丁目1番 82 号電 気ビ ル ☎ 092
0373
（869）
沖 縄 支 店 〒900-0015 那 覇 市 久 茂 地 1 丁 目 2 番 2 5 号 G 7 ビ ル ☎ 098
0215
成
田
・
大
阪
工
場

●このカタログに記載された社名および商品名などは、それぞれ各社の商標または登録商標です。
●このカタログに掲載の製品は、印刷の都合上、実物とは色が多少異なることがございますので、あらかじめご了承ください。
● 製品改良のため、仕様は予告なしに変更することがございます。
● 製品、サービス等の詳細については、弊社もしくは代理店の営業担当者にご相談ください。

CA-LPSPD_05/2206 OL.2.5