1／1

ページ

μGPCsH シリーズ

SHPC-165/166（DeviceNet ﾏｽﾀ/ｽﾚｰﾌﾞﾓｼﾞｭｰﾙ）取扱説明書
記号 年 月 日

来
発行

歴

適用製命

番 号

ＱＧ１８５４６

発 行
部 門

横浜製作所
産業工場
開発グループ

訂正ﾍﾟｰｼﾞ 承

認 調

査

作

成

小谷 ﾏｽﾀ/ｽﾚｰﾌﾞﾓｼﾞｭｰﾙ）レ山崎SHPC-165/166（DeviceNet
取扱説明書

東 洋 電 機 製 造 株 式 会 社

記 号

ページ

2／ 2

番 号

ＱＧ１８５４６

序．適用について
本説明書はμGPCｓH シリーズの SHPC-165（DeviceNet マスタモジュール）と SHPC-166（DeviceNet スレーブモジュール）の取り扱いについて説明したドキュメントです。
また SHPC-165 をネットワークのマスタモジュール（スキャナー）としてネットワークを構築するときに使用するデバイスネット構築ツール（商品名：Anybus NetTool for DeviceNet）の使用方法についても説明しています。

【適用上の注意】
SHPC-165 は DeviceNet 認証デバイスであるＨＭＳ社製 Anybus-M DeviceNet モジュールを、また SHPC-166 は DeviceNet 認証デバイスであるＨＭＳ社製 Anybus-S DeviceNet モ
ジュールをそれぞれベースにして製作していますが、ＯＤＶＡのラボでの認証試験を受けていません。
このため SHPC-165 と SHPC-166 は DeviceNet 認証デバイスではありません。
DeviceNet ネットワークを構築する際にはＥＤＳ（Electronic Data Sheet）が必要ですが、
DeviceNet 認証デバイスではないため SHPC-165 と SHPC-166 としてのＥＤＳは存在しま
せん。
デバイスのアイデンティテイはＨＭＳ社オリジナルのまま（Communication adapter）であり、ＥＤＳもＨＭＳ社オリジナルを使用しますので注意してください。
ＨＭＳ社：HMS Industrial Networks

東 洋 電 機 製 造 株 式 会 社

記 号

ページ

3／ 3

番 号

ＱＧ１８５４６

目次
１．概要--------------------------

３

１．１

DeviceNetとは--------------------------

３

１．２

DeviceNetの特長--------------------------

４--------------------------

５

２．仕

様

２．１

一般仕様

--------------------------

５

２．２

通信仕様

--------------------------

６

３．サービスパネル--------------------------

７--------------------------

８

３．１

外

観

３．２

モジュールステータス表示器--------------------------

８

３．３

DeviceNet 表示器--------------------------

９

３．４

DeviceNet 設定器--------------------------

１０

３．５

DeviceNet コネクタ--------------------------

１０--------------------------

１１

要--------------------------

１１

５．システム構築--------------------------

１２

４．ソフトウェアＩ／Ｆ
４．１

概

５．１

DeviceNetの接続--------------------------

１２

５．２

DeviceNet

ケーブル--------------------------

１４

５．３

終端抵抗

--------------------------

１５

５．４

コネクタ

--------------------------

１６

５．５

デバイスタップ--------------------------

１６--------------------------

１７

６． デバイスネット構築ツール
６．１

概

要

--------------------------

１７

６．２

ツールの構成--------------------------

１７

６．３

AnybusNetTool の操作方法--------------------------

１８

東 洋 電 機 製 造 株 式 会 社

１．

概

１．１

DeviceNet

記 号

ページ

4／ 4

番 号

ＱＧ１８５４６

要とは（ＯＤＶＡ発行ＣＩＰネットワークライブラリ Volume3 より一部引用）

DeviceNetTM は、産業用の単純なデバイス（センサやアクチュエータ）と上位のデバイス（コントローラ）とを接続する下位ネットワークです。
DeviceNet はオープンネットワーク規格であり、Open

DeviceNet

Vendor

AssociationInc.

（ODVA）によって仕様とプロトコルが公開され、複数のベンダーによる同種機器間の相互運用性を提供します。

下図は、典型的なDeviceNetネットワークの例です。

DeviceNetの特長は以下のとおりです。
・下位デバイスのネットワーク化におけるコスト効率の問題を解決する。
・下位デバイスのインテリジェント化を促す。
・マスタ／スレーブ通信およびピア・ツー・ピア通信を同一ラインで実現する。

DeviceNetの主要な目的は以下のとおりです。
・下位デバイスが使用する制御用情報の伝送。
・制御対象に間接的に関連するその他の情報（例えば構成パラメータなど）の伝送。

東 洋 電 機 製 造 株 式 会 社

１．２

DeviceNet

記 号

ページ

5／ 5

番 号

ＱＧ１８５４６の特長

DeviceNetの物理的特長と媒体の特長を示します。

・幹線/支線の構成
・最大64 のノードをサポート
・ネットワークを停止することなくノードを取り外すことができる
・ネットワークから電源供給を受けるデバイス（センサ）および他から電源を供給されるデバイス（アクチュエータ）の同時サポート
・シールド型またはオープン型コネクタの使用・配線エラーからの保護
・125 kbps、250 kbps、および 500 kbps からデータ転送速度を選択できるデータ転送速度と配線長は下表のとおり
データ転送速度幹線の長さ

125kbps
250kbps
500kbps

500m
250m
100m

支線の長さ
最長
6m

総計
156m
78m
39m

・ 個々のアプリケーションの必要に合わせて電源構成を調整できる・高い電流供給能力（電源 1 台で最大 16A）
・既製の電源での動作
・電源タップを使用することにより、複数のベンダが提供する DeviceNet 規格に準拠した電源を複数接続できる
・過負荷保護機能を内蔵
・電源線および信号線とも幹線の中に納められているので、バスに沿って電源を利用できる

東 洋 電 機 製 造 株 式 会 社

２．

仕

２．１

一般仕様

記 号

ページ

6／ 6

番 号

ＱＧ１８５４６様ＳＨＰＣ－１６５とＳＨＰＣ－１６６の一般仕様を示します。
どちらのモジュールも一般仕様は同じです。
番号
１

外形寸法

２

電源

３

物理的環境

４

項

目

機械的稼動条件

５

電気的稼動条件

６
７

構造
冷却方式

仕 様
４０ｍｍ
１３０ｍｍ
１２２ｍｍ

1)幅
2)高さ
3)奥行き
1)電圧
＋２４V±１０％2)消費電流２００ｍＡ以下
1)動作周囲温度
０～＋５５℃
2)保存温度－２０～＋８５℃
3)相対湿度
３０～９５％ＲＨ4)塵埃
導電性・可燃性の塵埃がないこと
5)腐食性ガス
腐食性のガスがないこと
有機溶剤の付着がないこと
6)使用高度
標高２，０００ｍ以下
1)耐振動
片振幅
０．１５ｍｍ定加速度 １９．６ｍ／ｓ ２時間
各方向２時間（計６時間）
2)耐衝撃
ピーク加速度 １４７ｍ／ｓ ２
回数
各方向３回1)耐ノイズ
ノイズ電圧 １，５００Ｖ
パルス幅１μｓ
立上がり時間
１ｎｓ2)耐静電気放電
気中放電法 ±８ｋＶ
盤内蔵型 ＩＰ３
自然冷却

東 洋 電 機 製 造 株 式 会 社

備 考
突起部は含まない

結露しないこと

ＪＩＳ

Ｃ０９１１準拠

ＪＩＳ

Ｃ０９１２準拠

ノイズシミュレータ法

２．２

記 号

ページ

7／ 7

番 号

ＱＧ１８５４６

通信仕様

ＳＨＰＣ－１６５とＳＨＰＣ－１６６の通信仕様を示します。
番号
１
２

名称
型式

項

目
DeviceNet マスタモジュール
ＳＨＰＣ－１６５－Ｚ－Ａ１

仕様
DeviceNet スレーブモジュール
ＳＨＰＣ－１６６－Ｚ－Ａ１

３

DeviceNet の通信機能

マスタ機能

４
５

スレーブ局接続台数
MACID 設定範囲

６

伝送路

７
８

接続形態
伝送速度

９

伝送距離

１０

入出力点数

１１

通信機能

１２

メッセージ長１３
１４
１５

ベンダ ID
製品コード
適合クラス

最大６３台
００～６３
（サービスパネルの DIPSW により設定する）
幹線（トランクライン）
支線（ドロップライン）
T 分岐接続、ディジーチェーン接続
１２５ｋｂｐｓ、２５０ｋｂｐｓ、５００ｋｂｐｓ（サービスパネルの DIPSW により設定する）
伝送速度
幹線長（太線） 幹線長（細線） 総支線長125kbps
５００ｍ
１００ｍ
１５６ｍ
250kbps
２５０ｍ
１００ｍ
７８ｍ
500kbps
１００ｍ
１００ｍ
３９ｍ
最大支線長は６ｍ（各速度共通）
入力 ５１２バイト最大
入力 ６４バイト固定
出力 ５１２バイト最大
出力 ６４バイト固定
1)Ｉ／Ｏメッセージ
・Poll コマンド／レスポンス
・Bit-strobe コマンド／レスポンス
・Cyclic
・Change of state2)Explicit メッセージ
メッセージ送受信最大バイト数 －は２５０バイト（サービス、クラス、アトリビ
ュート、メンバを含む）
９０（HMS Fieldbus System AB）
１４
１２
１２（Communication adapter）

スレーブ機能マスタ機器と SHPC システムのインターフェイス機能－

東 洋 電 機 製 造 株 式 会 社

３．

サービスパネル

３．１

外

記 号

ページ

8／ 8

番 号

ＱＧ１８５４６

観

ＳＨＰＣ－１６５とＳＨＰＣ－１６６のサービスパネルの外観を示します。
これらの外観にはほとんど違いがありませんので、型式を確認し間違えないようにしてください。

モジュールステータス
表示器

DeviceNet 表示器

DeviceNet 設定器

DeviceNet コネクタ

ＳＨＰＣ－１６５

ＳＨＰＣ－１６６

東 洋 電 機 製 造 株 式 会 社

３．２

記 号

ページ

9／ 9

番 号

ＱＧ１８５４６

モジュールステータス表示器

モジュールステータス表示器はモジュールの実行状態を示す表示器です。
名

称

意 味
ＣＰＵモジュールがＦＢＵＳ関数を実行しているときに点灯します。
モジュールが正常に動作しているときに点灯します。
モジュールに異常が発生したときに点灯します。

IO CNT
RUN
ERR

３．３

DeviceNet 表示器

DeviceNet 表示器は DeviceNet の制御状態を示す表示器です。
名

称

意 味
ネットワークステータス（Network Status）を表示します。
モジュールステータス（Module Status）を表示します。
ラン／アイドルモード（Run/Idle mode)を表示します。

NS
MS
RUN

DeviceNet 表示器の各ＬＥＤは点灯状態と発光状態とにより下表の状態を示します。

表示器

消灯

ＲＵＮ

電源がオフ
初期化が済んでい
ない

ＭＳ

ＮＳ

緑色
点灯

赤色
点滅

点灯

点滅

ランモード

アイドルモード

－

－

電源がオフ
初期化が済んでい
ない

正常動作中

－

電源がオフ
初期化が済んでいない
コネクションが確立していないオンラインで１つ以上のコネク
ションが確立した

オンラインでコネクションが確立していない重故障発生中軽故障発生中ネットワーク
接続異常

軽故障発生中または
1 つ以上のコネクションで軽故障発
生中

東 洋 電 機 製 造 株 式 会 社

ページ 10／ 10

番 号

３．４

記 号

ＱＧ１８５４６

DeviceNet 設定器

DeviceNet 設定器は伝送速度と MACID を設定する８ビットの DIPSW です。

NA

名

称

意 味
MACID すなわ ちノ ード アドレ ス（ Node Address）を 設定 するた めのDIPSW です。

DR

伝送速度（Data Rate）を設定するための DIPSW です。

DIPSW の設定位置と伝送速度の関係を示します。
標準的なモジュール設置の場合、S2 が上方（上位）になります。
S２
－
－
○
○

S１
－
○
－
○

伝送速度
125kbps
250kbps
500kbps
予約－はＯＦＦ位置、○はＯＮ位置です。

DIPSW の設定位置と MACID の関係を示します。
標準的なモジュール設置の場合、S８が上方（上位）になります。
S８
－
－
－
－

S７
－
－
－
－

S６
－
－
－
－

S５
－
－
－
－

S４
－
－
○
○

S３
－
○
－
○

MACID
０
１
２
３

○
○
○
○

○
○
○
○

○
○
○
○

○
○
○
○

－
－
○
○

－
○
－
○

６０
６１
６２
６３

－はＯＦＦ位置、○はＯＮ位置です。

東 洋 電 機 製 造 株 式 会 社

ページ 11／ 11

番 号

３．５

DeviceNet コネクタ

DeviceNet コネクタは DeviceNet ケーブルを接続するコネクタです。
DeviceNet コネクタのピン割り当てを示します。
名

称

意

味

Ｖ＋

＋側電源線を接続します。

ＣＡＮ＿Ｈ＋側信号線を接続します。

シールド

シールド線を接続します。

ＣＡＮ＿Ｌ－側信号線を接続します。

Ｖ－－側電源線を接続します。

東 洋 電 機 製 造 株 式 会 社

記 号

ＱＧ１８５４６

ページ 12／ 12

番 号

４．

ソフトウェアＩ／Ｆ

４．１

概

記 号

ＱＧ１８５４６

要

μＧＰＣｓＨのアプリケーションプログラムではＦＢＵＳ関数を使用して DeviceNet 上のデータの授受を行います。
ＦＢＵＳ関数はフィールドバスＩ／Ｆモジュール用に用意されている関数で、現在は DeviceNet モ
ジュールの他 PROFIBUS モジュールでも使用します。

FBUS 関数の使い方については別途説明書が用意されていますのでこれを参照してください。
FBUS 関数詳細説明書（PROFIBUS、DeviceNet 共通）

ＱＧ１８５１４

東 洋 電 機 製 造 株 式 会 社

ページ 13／ 13

番 号

５．

システム構築５．１

DeviceNet

記 号

ＱＧ１８５４６の接続

DeviceNet の接続では、幹線の両端に終端抵抗が必要です。
各支線の最大長は 6m で、各支線には 1 台以上のノードを接続できます。
DeviceNet は支線上でのみ分岐構成をサポートします。

ﾉｰﾄﾞ

終端抵抗

幹線

ﾉｰﾄﾞ
支線

ﾉｰﾄﾞ

ﾉｰﾄﾞ
ﾏﾙﾁ･ﾎﾟｰﾄ･ﾀｯﾌﾟ

ﾉｰﾄﾞ

ﾉｰﾄﾞ

ﾉｰﾄﾞ

終端抵抗

ﾉｰﾄﾞ

ﾀｯﾌﾟ

ﾉｰﾄﾞ

ﾏﾙﾁ･ﾎﾟｰﾄ･ﾀｯﾌﾟ

ﾉｰﾄﾞ

支線
ﾉｰﾄﾞ

ﾉｰﾄﾞ

ﾉｰﾄﾞ

ﾉｰﾄﾞ

ネットワークで使用可能な幹線の合計長は、データ伝送速度および使用するケーブルのタイプ（太ケーブルか細ケーブル）によって異なります。
ケーブル系において、任意の 2 点間の距離も各伝送速度で許容されている最長ケーブル距離を越えることはできません。

東 洋 電 機 製 造 株 式 会 社

ページ 14／ 14

番 号

記 号

ＱＧ１８５４６

1 つのタイプのケーブルのみで構成されている幹線については下表を参照し、伝送速度および使用するケーブルタイプに基づいて最長ケーブル距離を求めてください。

転送速度
125k bps
250k bps
500k bps

太ケーブルだけを使用した場合の最大ケーブル長
500m
250m
100m

細ケーブルだけを使用した場合の最大ケーブル長
100m

DeviceNet では、太ケーブルまたは細ケーブルのどちらかを使用して幹線を構築することができます。
また、両タイプのケーブルを組み合わせて同一ネットワーク上で使用することもできます。
太ケーブルと細ケーブルを合計した最長ケーブル距離は、下表の計算式を参照してください。
転送速度
125k bps
250k bps
500k bps

計算式
L（太）＋ 5×L（細）＝ 500m
L（太）＋ 2.5×L（細）＝ 250m
L（太）＋ L（細）＝ 100m

L（太）は太ケーブルの長さ、L（細）は細ケーブルの長さを表します。

支線距離は、幹線のタップから支線上のノードの各トランシーバまでの最長ケーブル距離です。
この距離には、デバイスに永久的に取り付けられているあらゆる支線ケーブルの長さが含まれています。
ネットワークで使用できる支線の総延長距離は、データ転送速度によって異なります。支線の数と長さを求めるには下表を参照してください。

転送速度
125k bps
250k bps
500k bps

支線の長さ
最大長
6m

東 洋 電 機 製 造 株 式 会 社

総延長距離
156m
78m
39m

ページ 15／ 15

番 号

５．２

DeviceNet

記 号

ＱＧ１８５４６

ケーブル(1)太ケーブル
太ケーブルは、共通軸でツイストされた 2 つのシールド付きペアと、中央部に存在する編み組みシー
ルドで覆われたドレインワイヤから構成されています。
通常、太ケーブルは、長さが必要となる場合に幹線として使用されます。

(2)細ケーブル
細ケーブルは、太ケーブルよりも細く、柔軟性に富んでいます。
通常は、支線として使用されますが、短距離の幹線として使用することも可能です。

太ケーブルと細ケーブルの一般的な要件を以下に示します。
内部構造および電気的特性が DeviceNet ケーブル仕様に準拠していれば、他の種類の外部絶縁やジャケットを使用することもできます。

・1 対のツイスト信号線ペア：青／白AWG#18（太ケーブル）／AWG#24（細ケーブル）・1 対のツイスト電源線ペア：黒／赤AWG#15（太ケーブル）／AWG#22（細ケーブル）
PVC 絶縁
・電源線ペアと信号線ペアのまわりに個別にアルミニウムめっきされたマイラーシールド
・ドレインワイヤ付きのフォイル／編み組みシールド：裸線
AWG#18（太ケーブル）／AWG#22（細ケーブル）
コネクタのシールド端子に接続
・高速（Vp = 75%以上）、低損失、低歪み、データ線ペア（伝播遅延を最小限に保つため）
・電流容量
最大 8A（太ケーブル）／ 3A（細ケーブル）
・産業用温度範囲での耐性・高い柔軟性注意：

電線サイズは下記のとおりです。
AWG#15 = 1.652mm 2 、AWG#18 = 0.8233mm 2
AWG#22 = 0.3243mm 2、AWG#24 = 0.2047mm2

東 洋 電 機 製 造 株 式 会 社

ページ 16／ 16

番 号

５．３

記 号

ＱＧ１８５４６

終端抵抗

DeviceNet では、終端抵抗を幹線の両端に取り付ける必要があります。
終端抵抗の仕様は以下の通りです。
・121Ω
・1%の金属皮膜
・1/4W

重要：
終端抵抗は絶対にノードに取り付けないでください。
これを取り付けると、ネットワークの終端に問題が発生することがあり（インピーダンスが高くなりすぎるか低くなりすぎる）、障害の原因となることもあります。
例えば、終端抵抗を取り付けたノードを取り除くと、ネットワーク障害が発生することもあります。

重要：
終端抵抗は支線の端に取り付けないでください。
幹線の両端にのみ取り付けてください。

東 洋 電 機 製 造 株 式 会 社

ページ 17／ 17

番 号

５．４

記 号

ＱＧ１８５４６コネクタ

コネクタは、信号線ペア、電源線ペアおよびドレインワイヤを収容する 5 つのピンをサポートしなけ
ればなりません。
DeviceNet では、以下の種類のコネクタをサポートし、シールド型およびオープン型のいずれも使用できます。

オープン型コネクタ
プラグ接続
ハード配線
シールド型コネクタ
ミニコネクタマイクロコネクタ

重要：
コネクタで DeviceNet に接続されているノード側には、すべてオスのコネクタ（ピン）が必要です。
これは、電源を消費している側でも供給している側でも、シールド型コネクタ、オープン型コネクタ、およびすべてのノードに適用されます。

重要：
どの型のコネクタを選択しようとも、ネットワークを分断したり妨害することなく、デバイスを取り除くことができなければなりません。

５．５

デバイスタップ

デバイスタップは、幹線上で接続点の役割を果たします。
デバイスを直接タップまたは支線のいずれかに接続して、ネットワークにつなぐことができます。
また、タップを使用すると、ネットワークの動作を妨害することなく、デバイスを容易に取り除くことができます。

以下のタップが定義されています。
シールド型（支線付き、支線なし）
オープン型（支線付き、支線なし）

東 洋 電 機 製 造 株 式 会 社

ページ 18／ 18

番 号

６．

デバイスネット構築ツール

６．１

概

記 号

ＱＧ１８５４６

要

デバイスネットワーク構築ツールは、DeviceNet によるネットワークの構成と保守を行うための包括的なツールです。

DeviceNet の た め の Animus NetTool は 、 DeviceNet Network の 構 成 と メ ン テ ナ ン ス を 許 す 包 括 的 な
DeviceNet Configuration Tool です。セットアップ機能は、完全な Scanner 構成と DeviceNet 奴隷構成を含みます。AnyBus NetTool-DN ソフトウェアによって、ロックウェルスキャナツールキットファームウェアに基づく Scanners で機能して、ユーザーは DeviceNet ネットワーク上でどんな DeviceNet ネットワークでもまたはネットワーク構成要素を構成して、管理して、処理することができます。

DeviceNet のための AnyBus NetTool は、グラフィックネットワーク構成ソフトウェアと DIN がレールを敷
く Windows 32 ビットから成ります DeviceNet ネットワークに RS232 を通して PC をつなぐ装着可能なアダプター。構成ツールは、DeviceNet ネットワークを設定して、管理して、処理するために、すべての必要なソフトウェアとハードウェアを含みます。

６．２

ツールの構成DeviceNet NetTool はつぎのように構成しています。

・DeviceNet アダプタ（本体）・DeviceNet NetTool ソフトウェア（ＣＤよりパソコンにインストールします）
・通信用ケーブル（本体とパソコンの RS232 通信ポートに接続します）
・電源用ケーブル（本体を２４V 直流電源に接続します）
・接地用ケーブル（本体と保安用アースに接続します）

東 洋 電 機 製 造 株 式 会 社

ページ 19／ 19

番 号

DeviceNet アダプタの外観を示します。

６．３

AnybusNetTool の操作方法

AnybusNetTool の操作方法について以下の順で説明します。

６．３．１

AnybusNetTool を起動する

６．３．２

新しいネットワーク構成を作成する

６．３．３

ネットワーク構成にデバイスを追加する

６．３．４

オンラインモードに切り換える

６．３．５

ＥＤＳ（Electronic Data Sheet）をインストールする

６．３．６

MACID を変更する（オフラインモード）

６．３．７

デバイスプロパティを編集する

６．３．８

スキャンリストを編集する

６．３．９

スレーブデバイスを編集する

６．３．１０Ｉ／Ｏをマッピングする

東 洋 電 機 製 造 株 式 会 社

記 号

ＱＧ１８５４６

ページ 20／ 20

番 号

６．３．１

記 号

ＱＧ１８５４６

AnybusNetTool を起動する

AnybusNetTool を起動するには Windows のスタートメニューを開き、プログラムを選択し、HMS の中のAnybusNetToolforDeviceNet のショートカット（アイコンは）を選びます。

アプリケーションが起動すると下図のようなメインウインドウが開きます。
Hardware View ウインドウにはネットワーク構成に使用することのできるデバイス一覧がベンダー別に表示されます。
Network View ウインドウはネットワーク構成を表示するワークエリアです。

メニューバー（メニューオプション）

Hardware View
ウインドウ

Network View
ウインドウ

実機ネットワークがなく、オフラインモードでネットワーク構成を作成する場合は（６．３．２

新しいネット

ワーク構成を作成する）から、またオンラインモードで実機ネットワークの構成パラメータを読出し、これを基にネットワーク構成を作成する場合は（６．３．４

オンラインモードに切り換える）から参照してください。

東 洋 電 機 製 造 株 式 会 社

ページ 21／ 21

番 号

６．３．２

記 号

ＱＧ１８５４６

新しいネットワーク構成を作成する

ネットワーク構成は Network View ウインドウに表示されます。
新しいネットワーク構成は空の Network View ウインドウ（下図で Untitled1 と表示されているワークエリアのことです。Untitled1 はデフォルトのネットワークデータファイル名で、保存時に変更できます）を使って作成します。
空の Network View ウインドウが表示されていない場合には、メニューバーの中から File を選び、つぎにサブ
メニューの中から New Network...を選ぶか、またはメニューオプションの中から直接 New Network...を選んでください。

保存されているネットワーク構成を表示する場合は、File のサブメニューの中から Load Network from file...
を選ぶか、またはメニューオプションの中から直接 Load Network from file...を選び、表示されたファイルを開くダイアログボックスの中からネットワークファイルを選んでください。

東 洋 電 機 製 造 株 式 会 社

ページ 22／ 22

番 号

６．３．３

記 号

ＱＧ１８５４６

ネットワーク構成にデバイスを追加する

表示中のネットワーク構成にデバイスを追加する場合は、追加するデバイスのＥＤＳファイルを Hardware
View ウインドウでドラッグし、Network View ウインドウにドロップしてください。
下図は AnyBus-M DeviceNet をドラッグ＆ドロップした場合の例です。

デバイスをドロップすると下図のような Node address ダイアログボックスが表示されますので、そのデバイ
スのＭＡＣＩＤを設定して OK ボタンをクリックしてください。
ＭＡＣＩＤのデフォルトは既構成デバイスで使用されていない番号のうちの最小番号になりますが、既構成デバ
イスとの重複がなければ変更することができます。

東 洋 電 機 製 造 株 式 会 社

ページ 23／ 23

番 号

６．３．４

記 号

ＱＧ１８５４６

オンラインモードに切り換える

実機ネットワークと同じネットワーク構成が既に作成されている場合は、それを Network View ウインドウに表示してください。
実機ネットワークから構成パラメータを読出してそのネットワーク構成を表示する場合は、空の Network View
ウインドウを表示してください。
下図の例は Untitled1 という空の Network View ウインドウを表示した状態でオンラインモードに切り換える
場合です。

カーソルを Network View ウインドウに置いて右クリックを行うとポップアップメニューが表示されますので、この中から Network を選び、つぎにサブメニューの中から Configure Driver...を選ぶか、またはメニューバーの中から Tools を選び、つぎにサブメニューの中から Configure Driver...を選ぶか、またはメニューオプションの中から直接 Configure Driver...を選んでください。

東 洋 電 機 製 造 株 式 会 社

ページ 24／ 24

番 号

記 号

ＱＧ１８５４６

下図のような Driver ダイアログボックスが表示されますので Anybus NetTool DeviceNet RS232 Interface
を選んで Ok ボタンをクリックしてください。
他のドライバーは選択しないでください。

CfgAdapter ダイアログボックスが表示されますので、パソコンの通信ポートとネットワークのボーレートおよびＭＡＣ－ＩＤを設定し Go Online ボタンをクリックしてください。

一度オンラインモードに切り換えた後は、切り換えに際してのドライバーの選択操作は省略できます。
オンラインモードからオフラインモードに切り換える場合は、カーソルを Network View ウインドウに置いて右クリックを行うとポップアップメニューが表示されますので、この中から Network を選び、つぎにサブメニ
ューの中から Go Offline を選ぶか、またはメニューバーの中から Tools を選び、つぎにサブメニューの中から
Go Offline を選ぶか、またはメニューオプションの中から直接 Go Offline を選んでください。
つぎにオフラインモードからオンラインモードに切り換える場合は、上記の Go Offline に代えて Go Online を選んでください。

東 洋 電 機 製 造 株 式 会 社

ページ 25／ 25

番 号

６．３．５

記 号

ＱＧ１８５４６

ＥＤＳ（Electronic Data Sheet）をインストールするＥＤＳ（Electronic Data Sheet）とはデバイス固有の情報を定義したユーザドキュメントのことで電子ファイ
ル化されています。
AnybusNetTool を使ってネットワーク構成を作成するためには、そのネットワークで使用するすべてのデバイ
スのＥＤＳファイルが AnybusNetTool のデータベースにインストールされている必要があります。
そのデバイスが認証機器の場合には、ＥＤＳファイルはＯＤＶＡのホームページからダウンロードして入手することができますので、以下の手順にしたがってインストールしてください。

カーソルを Hardware View ウインドウに置いて右クリックを行うとポップアップメニューが表示されますので、この中から Add a new device to database を選ぶか、またはメニューバーの中から Tools を選び、つぎにサブメニューの中から Install EDS-file...を選ぶか、またはメニューオプションの中から直接 Install EDS-file...
選んでください。
ファイルを開くダイアログボックスが表示されますので、インストールするデバイスのＥＤＳファイル（*.eds）
を選んで開くボタンをクリックしてください。
Hardware View ウインドウに、インストールしたデバイスのデバイスアイコンが追加されます。

またはＥＤＳファイルは Hardware View ウインドウのメーカ別のフォルダの中に表示されます。

東 洋 電 機 製 造 株 式 会 社

ページ 26／ 26

番 号

記 号

ＱＧ１８５４６

実機ネットワークから作成したネットワーク構成の中に、AnybusNetTool データベースにＥＤＳファイルがイ
ンストールされていないデバイスがある場合には、下図のようにデバイスアイコンにクエスチョンマークが表示されます。
このような場合は、前述したような手順で先ずこのデバイスのＥＤＳファイルを AnybusNetTool のデータベースにインストールしたうえで、カーソルをこのデバイスアイコンに置いて右クリックを行うとポップアップメニ
ューが表示されますので、この中から Device を選び、つぎにサブメニューの中から Register EDS-file を選んでください。
ＥＤＳファイルがインストールされていればデバイスアイコンのクエスチョンマークが消えます。

東 洋 電 機 製 造 株 式 会 社

ページ 27／ 27

番 号

６．３．６

記 号

ＱＧ１８５４６

MACID を変更する（オフラインモード）

カーソルをＭＡＣ－ＩＤを変更するデバイスアイコンに置いて右クリックを行うとポップアップメニューが表示されますのでこの中から Device を選び、つぎにサブメニューの中から Change Node Address を選んでください。

下図のような Select Node address ダイアログボックスが表示されますのでＭＡＣＩＤを設定し OK ボタンをクリックしてください。

東 洋 電 機 製 造 株 式 会 社

ページ 28／ 28

番 号

６．３．７

記 号

ＱＧ１８５４６

デバイスプロパティを編集する

デバイスに設定されているパラメータを確認したり、パラメータを変更する場合は Network View ウインドウのデバイスアイコンをダブルクリックして、図のようなデバイスプロパティダイアログボックスを表示します。
表示されるパラメータはデバイスによって異なりますので、それぞれのデバイスの取扱説明書など別のドキュメ
ントを参照してください。

オフラインモードでパラメータの値を変更した場合は Parameter タブの Save ボタンをクリックしてください。
オンラインモードでパラメータの値を変更した場合は Parameter タブの Download ボタンをクリックしてください。

東 洋 電 機 製 造 株 式 会 社

ページ 29／ 29

番 号

６．３．８

記 号

ＱＧ１８５４６

スキャンリストを編集する

ネットワーク上のデバイスのＭＡＣＩＤや入出力マッピングなどを記録したネットワークシステム構成情報のことをスキャンリストといい、ＳＨＰＣ－１６５のメモリーに丌揮発情報として格納されます。

（１）スキャナープロパティダイアログボックスの表示

スキャンリストの編集はスキャナープロパティダイアログボックスで行います。
Network View ウインドウのスキャナーアイコン（Anybus-M DeviceNet と表示されているデバイスアイコンのことです。Anybus-S DeviceNet と表示されているアイコンはスレーブモジュールですので間違いのないよ
うに注意してください）をダブルクリックするか、またはカーソルをスキャナーアイコンに置いて右クリックを行うとポップアップメニューが表示されますのでこの中から Device を選び、つぎにサブメニューの中から
Properties を選んでください。
下図のような確認ダイアログボックスが表示されますので Yes ボタンをクリックしてください。
ＳＨＰＣ－１６５の最新スキャンリストがアップロードされます。

下図のようなスキャナープロパティダイアログボックスが表示されます。

東 洋 電 機 製 造 株 式 会 社

ページ 30／ 30

番 号

記 号

ＱＧ１８５４６（２）Idle モードへの切り換え

スキャンリストの編集は Idle モードで行います。
ＳＨＰＣ－１６５が Run モードの場合には、Master State で Idle モードを選択し、Download ボタンをクリックしてください。

（３）Scanner タブの表示

Scanner タブを選んでください。
下図のような確認ダイアログボックスが表示されますので Yes ボタンをクリックしてください。
実機ネットワークから最新の構成パラメータが読み出されます。

東 洋 電 機 製 造 株 式 会 社

ページ 31／ 31

番 号

Scanner タブについて説明します。

東 洋 電 機 製 造 株 式 会 社

記 号

ＱＧ１８５４６

ページ 32／ 32

番 号

記 号

ＱＧ１８５４６【Available リスト】と【Added リスト】

Available リストにはネットワーク構成にあるデバイスのうち、スキャンリストに登録されていないデバイスが表示されます。

Added リストにはネットワーク構成にあるデバイスのうち、スキャンリストに登録されているデバイスが表示されます。
入出力マッピングを行うデバイスはスキャンリストに登録されている必要があります。

【＞ボタン】と 【＜ボタン】

Available リストでデバイスを選んで＞ボタンをクリックすると、そのデバイスは Added リストに移ってスキャンリストに登録されます。

Added リストでデバイスを選んで＜ボタンをクリックすると、そのデバイスは Available リストに移ってスキャンリストの登録が解除され、入出力マッピングされている場合は入出力マッピングから外されます。

東 洋 電 機 製 造 株 式 会 社

ページ 33／ 33

番 号

記 号

ＱＧ１８５４６【Load ボタン】と【Save ボタン】

Load ボタンをクリックするとファイルを開くダイアログボックスが表示されます。
Save ボタンをクリックすると名前を付けて保存ダイアログボックスが表示されます。

【Upload ボタン】と【Download ボタン】

Upload ボタンをクリックすると実機ネットワークのスキャナーからスキャンリストデータが読み出されます。
Download ボタンをクリックすると実機ネットワークのスキャナーにスキャンリストデータが書き込ま れます。

【Edit Slave ボタン】

Added リストでデバイスを選んで Edit Slave ボタンをクリックするとスレーブデバイスダイアログボックスが表示されます。
（６．３．９

スレーブデバイスを編集する）を参照してください。

東 洋 電 機 製 造 株 式 会 社

ページ 34／ 34

番 号

記 号

ＱＧ１８５４６【Scan Interval】

Scan Interval[ms]では、ポーリングコネクションにおける応答監視時間を表示、設定します。
スキャン間隔は前回のＩ／Ｏポーリングの終了からつぎのＩ／Ｏポーリングを開始するまでの時間で定義されており、最後のスレーブデバイスからの応答待ちやスキャナー以外の他のデバイスがネットワークをアクセスするための時間など、ネットワークシステム上確保しておくべき余裕時間となります。

【Expected Packet Rate】

Expected Packet Rate では、ストローブコネクションやポーリングコネクションにおける応答監視時間を表示、設定します。
ＥＰＲ属性値はスキャナーのデータ受信能力予想値ですが、スレーブデバイスからの応答待ちタイムアウトパラ
メータとして使用されており、ＥＰＲ属性値の４倍の時間内（ｍｓ）にスレーブデバイスから応答メッセージがない場合には通信異常となり、そのスレーブデバイスはネットワークから離脱します。

注意：
スキャン間隔とＥＰＲ属性値の関係は次式の関係である必要があります。

スキャン間隔（ms）＜

ＥＰＲ属性値×３

東 洋 電 機 製 造 株 式 会 社

ページ 35／ 35

番 号

記 号

ＱＧ１８５４６【Transmit Retries】

Transmit Retries では、タイムアウトとするまでのスキャナーのメッセージ再送回数を設定します。
通常このパラメータを変更する必要はありません。

【Background Poll Ratio】

Background Poll Ratio では、バックグランドポーリングに対するフォアグランドポーリングの比率を設定します。
１から３２，０００までが設定有効範囲です。
スレーブデバイスはＩ／Ｏスキャンの度にポーリング（これをフォアグランドポーリングと言います）することができますが、複数回のＩ／Ｏスキャンに一度ずつポーリング（これをバックグランドポーリングと言います）
するようにもできます。
バックグランドポーリングレシオを１０と設定した場合、スキャナーは１１回のＩ／Ｏスキャンに一度ずつバッ
クグランドポーリングに設定したスレーブデバイスのポーリングコネクションを行います。
それぞれのデバイスのポーリングをフォアグランドで行うようにするか、バックグランドで行うようにするかはスレーブＩ／Ｏのコンフィグレーションで設定することができます。

東 洋 電 機 製 造 株 式 会 社

ページ 36／ 36

番 号

６．３．９

記 号

ＱＧ１８５４６

スレーブデバイスを編集する

スレーブデバイスをスキャンリストに登録したとき、あるいは登録されているスレーブデバイスについてはスキャナープロパティダイアログボックスの Scanner タブの Added リストでスレーブデバイスを選んで Edit
Slave ボタンをクリックすると、下図のようなデバイスプロパティダイアログボックスが表示されます。
必要に応じてスレーブデバイスのパラメータを設定（確認）してください。

注意：
スレーブデバイスの仕様によって決まるパラメータについては変更しないでください。
このウィンドウでは、スレーブデバイスのどのパラメータでも任意に変更することができてしまいますが、仕様によって決まるパラメータを変更した場合には正常なネットワーク構築ができなくなりますので注意してください。

また、すでにスキャナーのメモリーにマッピングされているデバイスに対してスレーブデバイス編集を行った場
合にはそのマッピングが無効となりますので注意してください。

東 洋 電 機 製 造 株 式 会 社

ページ 37／ 37

番 号

記 号

ＱＧ１８５４６【ストローブＩ／Ｏメッセージのパラメータ】

このコンポーネントでは、ストローブＩ／Ｏメッセージについてのパラメータを設定します。
ストローブＩ／Ｏメッセージにおいて、スキャナーはネットワーク上のすべてのデバイスに８バイト長のメッセージを一斉同報します。
このメッセージの各ビットは６４のノードアドレスのうちのひとつひとつに対応しており、ストローブＩ／Ｏメ
ッセージをサポートするスレーブデバイスは最大８バイト長の入力データをスキャナーに送信することで応答します。

スレーブデバイスがストローブＩ／Ｏメッセージをサポートしている場合に Enable がチェックされます。
Rx[bytes]はスキャナーに送信する入力データのバイト数です。

東 洋 電 機 製 造 株 式 会 社

ページ 38／ 38

番 号

記 号

ＱＧ１８５４６【ポーリングＩ／Ｏメッセージのパラメータ】

このコンポーネントでは、ポーリングＩ／Ｏメッセージについてのパラメータを設定します。
ポーリングＩ／Ｏメッセージにおいて、スキャナーはネットワーク上の特定のスレーブデバイスに最大２５５バ
イト長のメッセージを送信します。
スレーブデバイスがこのメッセージを受信してどのような動作を行うかはそれぞれのメッセージの内容により異なります。
そのメッセージが入力データを要求するメッセージであれば、これを受信したスレーブデバイスは最大２５５バ
イト長の入力データをスキャナーに送信することで応答します。
また、そのメッセージが出力データを含むメッセージであれば、出力データはスレーブデバイスのメモリーに書き込まれることになります。

スレーブデバイスがポーリングＩ／Ｏメッセージをサポートしている場合に Enable がチェックされます。
Rx[bytes]はスキャナーに送信する入力データのバイト数です。
Tx[bytes]はスキャナーから受信する出力データのバイト数です。
ポーリングの周期は２つのうちから選ぶことでき、Poll every scan cycle を選択した場合にはスキャン間隔で決まる時間ごとに、Poll at background rate を選択した場合にはバックグランドポーリングレートで決まる時
間ごとにスキャナーとの間でポーリングＩ／Ｏメッセージの送受信が行われます。

東 洋 電 機 製 造 株 式 会 社

ページ 39／ 39

番 号

記 号

ＱＧ１８５４６【チェンジオブステートＩ／ＯメッセージとサイクリックＩ／Ｏメッセージのパラメータ】

このコンポーネントでは、チェンジオブステートＩ／Ｏメッセージ、あるいはサイクリックＩ／Ｏメッセージのパラメータを設定します。
チェンジオブステートＩ／Ｏメッセージは、入力データに変化があったとき、もしくはハートビートレートで決
まる時間ごとにスレーブデバイスからスキャナーに送信する最大２５５バイト長のメッセージです。
サイクリックＩ／Ｏメッセージは、予めユーザが設定した時間ごとにスレーブデバイスからスキャナーに送信する最大２５５バイト長のメッセージです。

スレーブデバイスがチェンジオブステートＩ／Ｏメッセージ、あるいはサイクリックＩ／Ｏメッセージをサポートしている場合に Enable がチェックされ、Change of State と Cyclic のどちらかにチェックが付きます。
Rx[bytes]はスキャナーに送信する入力データのバイト数です。
ハートビートレートは、チェンジオブステートコネクション時のバックグランド周期（スレーブデバイスの入力
データに変化が発生しなくてもチェンジオブステートＩ／Ｏメッセージを送信させるための周期）を決める時間のことであり Heart Beat Rate に設定します。
設定有効範囲はＡＣＫタイムの３倍値から３２，０００ｍｓまでです。
ＡＣＫタイムは、チェンジオブステートＩ／Ｏメッセージ、あるいはサイクリックＩ／Ｏメッセージにおいてス
レーブデバイスがスキャナーからのＡＣＫを待つ時間のことであり Ack Time に設定します。
設定有効範囲は０から１０，０００ｍｓまでで、０の場合はＡＣＫ待ちをしない設定になります。
タイムアウトが発生したときには再送信が行われます。
インヒビットタイムは Inhibit time に設定するチェンジオブステートコネクションだけのパラメータであり、この時間内での新たなチェンジオブステートＩ／Ｏメッセージの送信を禁止します。
設定有効範囲は０から３２，０００ｍｓまでで、高速で変化するアナログデータの入力を遅らせるような場合に設定します。

東 洋 電 機 製 造 株 式 会 社

ページ 40／ 40

番 号

記 号

ＱＧ１８５４６【アイデンティテイ照合キー】

実機ネットワークでスレーブデバイスを確認するときに使用する照合項目で、以下の項目が選択できるようになっていますが、通常はすべてのチェックボックスをチェックするようにしてください。
ＩＤVendor ID はベンダーＩＤで照合します。
Product Type は製品タイプで照合します。
Product Code は製品コードで照合します。

【アクティブノード】

実機ネットワークでスレーブデバイスをアクティブノードにし、スキャナーとの間でＩ／Ｏメッセージを送受信します。
チェックを外すと待機ノードになります。

東 洋 電 機 製 造 株 式 会 社

ページ 41／ 41

番 号

６．３．１０

記 号

ＱＧ１８５４６

Ｉ／Ｏをマッピングする

入力デバイスをマッピングするときは Input タブ、出力デバイスをマッピングするときは Output タブの Map
欄に No と表示のあるスレーブデバイスを選んで Automap ボタンをクリックすると、そのスレーブデバイスは指定したオフセットアドレス（Word Offset と Bit Offset との加算値で、下図の例では２０ワード目の０ビッ
ト目になります）以降の最初の空き位置に一塊のブロックでスキャンリストにマッピングされます。

すでにスキャンリストにマッピングされているスレーブデバイスは Map 欄に Yes と表示されています。
マッピングされているスレーブデバイスのマッピングを変更するには一度マッピ ングを解除する必要がありますので、この場合には対象のデバイスを選んで Unmap ボタンをクリックしてください。

東 洋 電 機 製 造 株 式 会 社

ページ 42／ 42

番 号

記 号

ＱＧ１８５４６

マッピングのアライン（整列単位）は選択することができます。
Options ボタンをクリックすると下図のような Automap Options ダイアログボックスが表示されますので、Data Alignment ラジオボタンによりマッピングするアラインを選び Ok ボタンをクリックしてください。
通常は Word Align（ワード単位）を選択してください。

注意：
スキャンリストの内容を変更した場合は Scanlist タブにある Download ボタンをクリックしてスキャナー内のメモリーデータを更新するようにしてください。
この操作をしない場合には、変更した内容がネットワークに反映されません。

東 洋 電 機 製 造 株 式 会 社

http://www.toyodenki.co.jp/

http://www.toyodenki.co.jp/
本社

東京都中央区八重洲一丁目 4-16(東京建物八重洲ビル)〒103-0028

産業事業部 TEL.03(5202)8132～6 FAX.03(5202)8150

HEAD OFFICE： Tokyo Tatemono Yaesu Bldg, 1-4-16 Yaesu, Chuoh-ku,
Tokyo, JapanZIP CODE 103-0028
TEL： +81-3-5202-8132 - 6
FAX： +81-3-5202-8150

サービス網
東洋産業株式会社
http://www.toyosangyou.co.jp/
本

本資料記載内容は予告なく変更することがあります。ご了承ください。

社

東京都千代田区東神田１丁目10-6（幸保第二ビル）
TEL.03(3862)9371
FAX.03(3866)6383〒101-0031