令和４年 10 月報告書（案）

東京電力ホールディングス株式会社
福島第二原子力発電所
令和４年度（第２四半期）
原子力規制検査報告書（原子力施設安全及び放射線安全に係る基本検査）（案）

令和４年 10 月
実用炉監視部門
専門検査部門令和４年 10 月報告書（案）目 次
１．実施概要 ............................................................................................................................................................ 1
２．運転等の状況 ................................................................................................................................................... 1
３．検査結果 ............................................................................................................................................................ 1
４．検査内容 ............................................................................................................................................................ 2
５．確認資料 ............................................................................................................................................................ 5令和４年 10 月報告書（案）

１．実施概要（１）事業者名：東京電力ホールディングス株式会社（２）事業所名：福島第二原子力発電所（３）検査期間：令和４年７月１日～令和４年９月 30 日（４）検査実施者：福島第二原子力規制事務所
坂本 千明
成谷 一郎
足立 謹聰
原子力規制部検査グループ専門検査部門
佐山 洋
久我 和史
検査補助者：原子力規制部検査グループ専門検査部門立部 洋介
２．運転等の状況号機

電気出力（万 kW)

１号機

110.0

廃止措置中（使用済燃料プールに使用済燃料を貯蔵中）

２号機

110.0

廃止措置中（使用済燃料プールに使用済燃料を貯蔵中）

３号機

110.0

廃止措置中（使用済燃料プールに使用済燃料を貯蔵中）

４号機

110.0

廃止措置中（使用済燃料プールに使用済燃料を貯蔵中）

検査期間中の運転、停止、廃止措置及び建設の状況

３．検査結果検査は、検査対象に対して適切な検査運用ガイド（以下単に「ガイド」という。）を使用して実施した。検査対象については、原子力検査官が事前に入手した現状の施設の運用や保安に関する事項、保安活動の状況、リスク情報等を踏まえて選定し、検査を行った。検査においては、事業者の実際の保安活動、社内基準、記録類の確認、関係者への聞き取り等により活動状況を確認した。ガイドは、原子力規制委員会ホームページに掲載されている。
第２四半期の結果は、以下のとおりである。
３．１ 検査指摘事項等
検査指摘事項等なし
３．２ 検査継続案件
検査継続案件なし

1令和４年 10 月報告書（案）

４．検査内容４．１ 日常検査（１）BM0020 定期事業者検査に対する監督
検査項目 定期事業者検査
検査対象１）４号機 原子炉建屋クレーン機能確認検査（２）BM1040 ヒートシンク性能
検査項目 ヒートシンク性能
検査対象
１）４号機 原子炉補機冷却系第二中間ループ熱交換器（Ｃ）【検査未了】（３）BM0100 設計管理
検査項目 設計管理の適切性
検査対象
１）２号機 主排気ダクトエキスパンション二重化（４）BM0110 作業管理
検査項目 作業管理
検査対象
１）焼却炉の耐火物修理工事（５）BO0010 サーベイランス試験
検査項目 標準的な検査
検査対象
１）２号機 非常用ディーゼル発電機（Ｂ）手動起動試験
２）４号機 非常用ディーゼル発電機（Ｂ）手動起動試験（６）BO1020 設備の系統構成
検査項目 標準的系統構成
検査対象
１）３号機 燃料プール冷却浄化系（７）BO0040 動作可能性判断及び機能性評価
検査項目 動作可能性判断及び機能性評価2令和４年 10 月報告書（案）

検査対象１）１号機 非常用補機冷却水ポンプ（Ｂ）
２）２号機 非常用ディーゼル発電機（Ｂ）手動起動試験
３）４号機 非常用ディーゼル発電機（Ｂ）手動起動試験（８）BO0060 燃料体管理（運搬・貯蔵）
検査項目 燃料の運搬等
検査対象
１）１号機 新燃料番号視認性回復作業（９）BO1070 運転員能力
検査項目 中央制御室・現場での運転員の活動状況
１）２号機 非常用ディーゼル発電機（Ｂ）手動起動試験（１０）BE0010 自然災害防護
検査項目 自然災害防護
検査対象
１）差し迫る悪天候（台風８号接近時）に対する準備状況（１１）BE0020 火災防護
検査項目 四半期検査
検査対象
１）１号機 復水移送ポンプ（Ｃ）本格点検における火気作業
２）無線局舎火災報知設備故障の対応（１２）BE0040 緊急時対応組織の維持
検査項目 緊急時対応組織の維持
検査対象
１）重機反復訓練に係る体制の維持状況（１３）BE0050 緊急時対応の準備と保全検査項目 緊急時対応の準備と保全
検査対象
１）緊急時演習の実施状況【検査未了】
２）ガスタービン発電機訓練の実施状況
３）モニタリングポスト電源確保訓練の実施状況

3令和４年 10 月報告書（案）（１４）BR0010 放射線被ばくの管理
検査項目 放射線被ばくの管理
検査対象
１）焼却炉の耐火物修理工事
２）廃棄物処理建屋高電導度廃液系収集ポンプ（Ｄ）室等の汚染【検査未了】（１５）BQ0010 品質マネジメントシステムの運用検査項目 半期検査
検査対象１）2021 年度下半期における不適合の発生状況等の傾向評価
４．２ チーム検査（１）BR0020 放射線被ばく評価及び個人モニタリング
検査項目 放射線被ばく評価及び個人モニタリング
検査対象
１）内部取り込みの判断及び内部被ばく評価（２）BR0030 放射線被ばくＡＬＡＲＡ活動検査項目 放射線被ばくＡＬＡＲＡ活動
検査対象
１）ＡＬＡＲＡ活動の実施状況（３）BR0040 空気中放射性物質の管理と低減
検査項目 空気中放射性物質の管理と低減
検査対象
１）全面マスク及びセルフエアユニットの運用状況（４）BR0050 放射性気体・液体廃棄物の管理
検査項目 放射性気体・液体廃棄物の管理
検査対象
１）液体廃棄物の処理状況（５）BR0080 放射線環境監視プログラム
検査項目 放射線環境監視プログラム
検査対象
１）モニタリングポスト伝送系の多様性

4令和４年 10 月報告書（案）（６）BR0090 放射線モニタリング設備
検査項目 放射線モニタリング設備
検査対象１）体表面モニタの更新と継続使用体表面モニタの維持管理
５．確認資料
５．１ 日常検査（１）BM0020 定期事業者検査に対する監督
検査項目 定期事業者検査
検査対象１）４号機 原子炉建屋クレーン機能確認検査
資料名・CR10069211 【定 事 検】 ４号機 原子炉 建 屋クレーン機能確認検 査の判定基
準の逸脱について・CR10069365 【定 事 検】 ４号機 原子炉 建 屋クレーン機能確認検 査の判定基
準の逸脱について・天井クレーンリミット動作と走行パターン説明資料
・ 機能・ 性 能 検査 （ インターロック検査 ）記録 実施日： 2022．７ ．20／2022．７ ．
22
・第４号機 第１回定期事業者検査（廃止措置段階）要領書 原子炉建屋天井クレーン機能確認検査（制定）・第４号機 第１回定期事業者検査（廃止措置段階）要領書 原子炉建屋天井クレーン機能確認検査（改訂１）・第４号機 第１回定期事業者検査（廃止措置段階）成績書 原子炉建屋天井クレーン機能確認検査（2021 年 10 月 21 日承認）
・第４号機 第 17 保全サイクル社内自主検査要領書 原子炉建屋天井クレーン機能検査（2021 年５月 10 日）
・第４号機 第 17 保全サイクル社内自主検査成績書 原子炉建屋天井クレーン機能検査（2021 年８月３日承認）（２）BM1040 ヒートシンク性能
検査項目 ヒートシンク性能
検査対象
１）４号機 原子炉補機冷却系第二中間ループ熱交換器（Ｃ）【検査未了】
資料名
・施設管理基本マニュアル
・原子炉設備点検手入れ基準ガイド

5令和４年 10 月報告書（案）・工事監理マニュアル
・施工要領書 ２Ｆ－４Ｒ 原子炉冷却系統機器点検手入工事 ＲＣＷ－２（原子炉補機冷却第二中間ループ）
・２Ｆ－４Ｒ 原子炉冷却系統機能点検手入工事 四週間工程表（作成日2022 年９月１日）
・非破壊検査管理ガイド
・渦電流探傷試験実施要領（2021 年 11 月 30 日）改訂 03・ 渦 流探 傷 検査 手 順 書 ４ 号 機 原 子炉 補 機冷 却系 統 熱交 換 器 （Ｒ ＣＷ －２Ｈｘ）2022 年８月 29 日
（３）BM0100 設計管理
検査項目 設計管理の適切性
検査対象
１）２号機 主排気ダクトエキスパンション二重化
資料名・設計管理基本マニュアル
・設計管理基本マニュアルガイドライン＜設計レビュー編＞
・設計管理基本マニュアルガイドライン＜設計管理シート作成編＞
・ 設 計 管 理対 象 外 リスト（ 件名 ： 主 排気 ダクトエキスパンション二重 化 （ その１ ） （ＧＭ確認日：2021．４．７））
・設計属性レビュー～エンジニアリング編～（承認：2021．４．９）
・実施方針書 2F-1,2 主排気ダクト伸縮継手部カバー設置について（承認：2021．
４．９）
・購 入追 加 仕様書 2F-2T 主 排気ダクトエキスパンション二重化（その１）（ 承認：2021．12．22）
・主排気ダクトエキスパンション（外側）Ex-9-2 外形図集（改訂３）
・工事施工要領書 2F-2T 主排気ダクトエキスパンション二重化（その１）のうちシッピングボルト取付金具撤去作業（社内確認：2021．９．28）
・工事施工要領書 2F-2T 主排気ダクトエキスパンション二重化（その１）のうちファブリックカバー取付（社内確認：2022．３．24）
・主排気ダクトエキスパンション（外側）Ex-9-2 工場試験検査成績書（改訂番号０）
・工事施工報告書 2F-2T 主排気ダクトエキスパンション二重化（その１）のうちシッピングボルト取付金具撤去作業（改訂番号０）
・工事施工報告書 2F-2T 主排気ダクトエキスパンション二重化（その１）のうちファブリックカバー取付（改訂番号０）・ 2F-2 主排 気ダクトエキスパンション（ ＥＸ９）現 地調 査結 果（図書番号： 7E-20-6

令和４年 10 月報告書（案）9514Rev．1）
・ベローズ形伸縮管継手（NO．EX-９）REV．２・既設雨カバー取付座の取付面からの漏えいについて（図書：7E-20-9525REV．０）
・主排気ダクトエキスパンション（外側）Ex-９-２外形図集（改訂４）・CR10067202 主排気ダクトエキスパンション二重化側からの漏えいについて
・2F-2 主排気ダクトエキスパンション（外側）（Ex-9-2）使用シール材の仕様、点検周期および交換周期（2021-10-13)（４）BM0110 作業管理
検査項目 作業管理
検査対象
１）焼却炉の耐火物修理工事
資料名
・作業予定表・指示書／防護指示書 ２Ｆ－３．４Ｗ 焼却炉他耐火物修理工事（2022 年７月４日他）
・放射線管理記録（２Ｆ）（2022 年７月４日他）
・ 安全・ 品 質・作 業 手順指示書（リスク評価表）／ 確認書 ２Ｆ－３ ，４Ｗ 焼却炉他耐火物修理工事（2022 年７月４日他）
・酸素濃度測定記録（2022 年７月４日他）・ＷＢＧＴ熱中症予防管理票（2022 年７月４日他）
・CR10069422 焼却炉他耐火物修理工事における体調不良者の発生について
・CR10069697 焼却 炉他 耐 火 物修 理 工 事 における体 調不 良者 の発生 について（是正処置）
・CR10069694 焼却炉修理作業 体調不良を言い出せなかった・CR10069699 焼却炉修理工事 こまめな休憩取得依頼
・体調管理チェックシート（2022 年８月２日 他）（５）BO0010 サーベイランス試験
検査項目 標準的な検査
検査対象
１）２号機 非常用ディーゼル発電機（Ｂ）手動起動試験
資料名・定例試験マニュアル
・計測器管理マニュアル・２号機 定例試験手順書[19]-1a 非常用ディーゼル発電機２Ｂ手動起動試験（2021 年５月 24 日）（142）7令和４年 10 月報告書（案）・施設運用部 当直の組織表（運用開始日：2022 年７月１日）
・ＴＢＭシート ２号機Ｄ／Ｇ（Ｂ）手動起動試験、燃料移送ポンプ（Ｂ）系自動起動試験（2022 年７月 29 日）
・２号機 電気設備定例点検（改訂１）・計器点検記録 Ｄ／Ｇ２Ｂ電圧計（点検日：2021 年４月 16 日）
・計器点検記録 Ｄ／Ｇ２Ｂ電力計（点検日：2021 年４月 16 日）
・計器点検記録 Ｄ／Ｇ２Ｂ周波数計（点検日：2021 年４月 16 日）
・非 常用ディーゼル発電機（２Ｂ ）手動起動試験（試験実施日：2022 年７月 29日）
・ ２ 号 監 視 項 目 リスト [19]-1a 非 常 用 ディーゼル発 電 機 ２ Ｂ 手 動 起 動 試 験（試験実施日 2022 年７月 29 日）
・１／２号機 当直長引継日誌（2022 年７月 29 日）
２）４号機 非常用ディーゼル発電機（Ｂ）手動起動試験
資料名・定例試験マニュアル
・４号機 定例試験 手 順書 改 132 [19]-1a 非常用ディーゼル発電機 ４Ｂ 手動起動試験
・施設運用部 当直の組織表（運用開始日：2022 年７月１日）
・計測器管理マニュアル
・４号機 電気設備定例点検工事分（改訂１）・計器点検記録 Ｄ／Ｇ４Ｂ電圧計（点検日：2021 年２月５日）
・計器点検記録 Ｄ／Ｇ４Ｂ電力計（点検日：2021 年２月２日）
・Ｄ／Ｇ周波数計修理（社給）検査記録 Ｄ／Ｇ４Ｂ周波数計（点検日：2021 年２月２日）
・2F-4 原子炉設備点検長期計画（廃止措置期間中）（改訂３）・施工要領書 2F-4R 原子炉冷却系統機器点検手入工事 Ｄ／Ｇ補機類（確認：2022．３．28）
・保全作業票完了届 完了届確認（PTW 番号 2F4-R2021N0069）
・ ４号機 [19]-1a 非常 用ディーゼル発 電機４Ｂ 手動起 動試験（ 試 験実施日：2022 年７月 26 日）
・３／４号機 当直長引継日誌（2022 年７月 26 日）（６）BO1020 設備の系統構成
検査項目 標準的系統構成
検査対象8令和４年 10 月報告書（案）１）３号機 燃料プール冷却浄化系
資料名・ Ｓ Ｆ Ｐ 温 度 上 昇 確 認 【 Ｆ Ｐ Ｃ 全 停 】 ＜ 起 動 手 順 ＞ Caution 番 号 2F332022C008（22．８．10）・３号機バルブチェックリスト（88）1-6 燃料プール冷却材浄化系ろ過脱塩装置
・３号機 バルブチェックリスト（89）1-5 燃料プール冷却材浄化系
・３号機 原子炉建屋配置平面図（４階）（改定２）・３号機 原子炉建屋配置平面図（５階）（改定１）・３号機 燃料プール冷却浄化系 配管計装線図１／２（改訂 10）・３号機 燃料プール冷却浄化系 配管計装線図２／２（改訂４）・３号機 燃料プール冷却浄化系冷却水ポンプＡ系付属配管計装線図（改訂０）・ ３号機 燃料 プール冷却浄化系 冷却水ポンプＢ 系付属配管 計装 線図 （改 訂０）（７）BO0040 動作可能性判断及び機能性評価
検査項目 動作可能性判断及び機能性評価
検査対象
１）１号機 非常用補機冷却水ポンプ（Ｂ）
資料名
・CR10068572 2F1 ＥＥＣＷ（Ｂ）電動機振動速度上昇について
・機器総合評価報 告書 非常用補機冷却水ポンプＢ用電動機（承認：2022．７．
11）・設備診断報告書 ＥＥＣＷポンプＢ電動機（測定年月日：2022 年７月８日）
・ 技 術 別 評 価 報 告 書 （ 振 動 診 断 ） 非 常 用 補 機 冷 却 水 ポンプＢ 用 電 動 機 （ 承認：2022．７．12）
・ 工 事 報 告 書 Ｅ Ｅ Ｃ Ｗ （ Ｂ ） カップリングボルト状 態 確 認 、センタリング調 整 （ 提 出日：2022．７．12）
・技術別評価報告書（振動診断） 非常用補機冷却水ポンプＢ（承認：2022．７．
12）・技術別評価報告書（振動診断） 非常用補機冷却水ポンプＢ（承認：2022．７．
12）・施行 要領書 ＥＥＣＷ（Ｂ ）カップリングボルト状態確認、センタリング調整（ 承認 ：2022．７．11）
・ Caution 管 理 シ ー ト Ｅ Ｅ Ｃ Ｗ （ Ｂ ） 電 動 機 振 動 上 昇 に 伴 う 停 止 措 置 （ 2F112022C0011）
・2F-1 原子炉設備点検長期計画（廃止措置期間中）（2021 年６月 23 日改訂１）9令和４年 10 月報告書（案）・工事施行報告書（ＥＥＣＷポンプ他点検）（承認：平成 26 年３月 26 日）
・2F1 ＥＥ ＣＷ （Ｂ ） 用 電 動機の異常振 動メカニズムと再 発防 止について（2022／８／４)
２）２号機 非常用ディーゼル発電機（Ｂ）手動起動試験
資料名・定例試験マニュアル・２号機 定例試験手順書[19]-1a 非常用ディーゼル発電機２Ｂ手動起動試験（2021 年５月 24 日）（142）・非常用ディーゼル発電機（２Ｂ）手動起動試験（試験実施日：2022 年７月 29日）
・非常用ディーゼル発電機（２Ｂ）手動起動試験（試験実施日：2022 年３月 22日）
・２号機 電気設備定例点検（改訂１）・電気ヒータ点検記録 R43 非常用ディーゼル発電機（B）（清水加熱器、潤滑油加熱器）（点検実施日：2021 年６月 29 日）
・Ｅ／Ｓ点検 点検記録（発電機速度）（R43-E/S-400B)（試験日：2021 年５月12 日）
３）４号機 非常用ディーゼル発電機（Ｂ）手動起動試験
資料名・４号機 定例試験 手 順書 改 132 [19]-1a 非常用ディーゼル発電機 ４Ｂ 手動起動試験
・施設運用部 当直の組織表（運用開始日：2022 年７月１日）
・2F-4 原子炉設備点検長期計画（廃止措置期間中）（改訂３）・施工要領書 2F-4R 原子炉冷却系統機器点検手入工事 Ｄ／Ｇ補機類（確認：2022．３．28）
・保全作業票完了届 完了届確認（PTW 番号 2F4-R2021N0069）
・CR10067487 ４ 号 機 Ｄ ／ Ｇ（ Ｂ ）排 気配 管 （ 屋外 ）からの白 い水 蒸 気 のようなものを確認
・ 施工要 領 書 2F-4R 原子 炉 冷却系統機 器点検手入工事 Ｄ ／Ｇ排気 管点検（確認：2022．６．29）
・ 施工要 領 書 2F-4R 原子 炉 冷却系統機 器点検手入工事 Ｄ ／Ｇ排気 管点検（１）（確認：2022．７．８）
・４号Ｇ／Ｇ（Ｂ）排気管漏えい確認要領（承認：2022．７．15）
・漏えい確認記録（確認年月日：2022 年７月 19 日）

10令和４年 10 月報告書（案）・ ４号機 [19]-1a 非常 用ディーゼル発 電機４Ｂ 手動起 動試験（ 試 験実施日：2022 年７月 26 日）
・点検結果通知（承認：2022．７．26）
・３／４号機 当直長引継日誌（2022 年７月 26 日）（８）BO0060 燃料体管理（運搬・貯蔵）
検査項目 燃料の運搬等
検査対象１）１号機 新燃料番号視認性回復作業
資料名
・燃料管理基本マニュアル
・工事管理マニュアル・ 直 営 作 業 手 順 書 １ 号 機 使 用 済 燃 料 プー ル 内 新 燃 料 Ｉ Ｄ 視 認 性 回 復 作 業（2022 年度）（承認：2022．７．14）（１号機使用済燃料プール配置図を含む）
・ 放 射線 管 理 計 画書 １ 号 機 使用 済 燃料 プール内新 燃料 Ｉ Ｄ 視 認 性 回復 作業（RWA 番号：220331）
・直営作業手順書 １号機燃料交換機（横行・走行）（承認：2022．７．20）
・作業予定表・防護指 示書（１号機使用済燃料プール内新燃料ＩＤ 視認性回復作業）（2022 年７月 27 日分）
・ＴＢＭ実施メモ（７月 27 日、28 日分）
・１号機 異物混入防止チェックシート（７月 27 日、28 日分）
・プラント状況図（７月 27 日）（９）BO1070 運転員能力
検査項目 中央制御室・現場での運転員の活動状況
１）２号機 非常用ディーゼル発電機（Ｂ）手動起動試験資料名
・定例試験マニュアル
・原子力発電所運転員に対する教育・訓練マニュアル
・施設運用部 当直の組織表（運用開始日：2022 年７月１日）
・ Ｔ Ｂ Ｍシート ２号機 Ｄ ／ Ｇ（ Ｂ ）手動起動 試験、燃料移送ポンプ（Ｂ ） 系自動起動試験（2022 年７月 29 日）
・２号機 定例試験手順書[19]-1a 非常用ディーゼル発電機２Ｂ手動起動試験（2021 年５月 24 日）（142）・運転操作補助ツールガイド
・運転員のための心得と基礎知識

11令和４年 10 月報告書（案）（１０）BE0010 自然災害防護
検査項目 自然災害防護
検査対象
１）差し迫る悪天候（台風８号接近時）に対する準備状況
資料名
・台風接近時における状態管理ガイド
・運転操作補助ツールガイド
・１号機 台風対策点検表 台風８号
・２号機 台風対策点検表 台風８号
・３号機 台風対策点検表 台風８号
・４号機 台風対策点検表 台風８号
・１・２号 ３・４号 RW 台風対策点検表 台風８号
（１１）BE0020 火災防護検査項目 四半期検査
検査対象１）１号機 復水移送ポンプ（Ｃ）本格点検における火気作業
資料名
・防火管理マニュアル
・工事監理マニュアル
・防火管理要領
・火災防護管理ガイド
・作業許可申請書 作業許可書 ＭＵＷＣ（Ｃ）本格点検(PTW 番号R2021N0069)
・作業予定表・防護指示書 工事件名 2F-1T 原子炉冷却機能用設備他点検
手入工事（2022 年７月 13 日分）
・施工要領書 2F-1T 原子炉冷却機能用設備他点検手入工事 ＭＵＷＣポン
プギアカップリング取外（切断）他（改訂０）・ 火 気 等 使 用 許 可 申 請 書 ： 2F-1T 原 子 炉 冷 却 機 能 用 設 備 他 点 検 手 入 工 事
ＭＵＷＣポンプギアカップリング取外（切断）他（2022 年６月 17 日）
・火気作業養生チェックシート 2F-1T 原子炉冷却機能用設備他点検手入工事（養生確認日：2022 年７月 13 日）
２）無線局舎火災報知設備故障の対応
資料名12令和４年 10 月報告書（案）・福島第二原子力発電所 防火管理要領
・福島第二原子力発電所 火災防護管理ガイド
・通報連絡業務ガイド
・CR10069586 無線局舎火災報知設備故障について（１２）BE0040 緊急時対応組織の維持
検査項目 緊急時対応組織の維持
検査対象
１）重機反復訓練に係る体制の維持状況
資料名・重機反復訓練実施ガイド
・ 車 両 系 建 設 機 械 作業 計 画 書 車 両 系 建 設 機 械 運 転 操 作 反 復 訓 練 （ 2021年５月 24 日）
・重機反復訓練力量評価チェックシート（2021 年度）（2021 年６月 17 日～2022年３月８日）
・重機反復訓練 確認チェックシート（2021 年６月 15 日～2022 年７月６日）
・個別訓練計画（2021 年度）（2022 年度）
・個別訓練報告（2021 年度）（2022 年度４・５・６月分）
・当番割り当て表（2021 年４月～９月）
・復旧班当番表（2021．10．11～運用開始）
・緊急・災害対策用資機材管理表（１３）BE0050 緊急時対応の準備と保全検査項目 緊急時対応の準備と保全
検査対象
１）緊急時演習の実施状況【検査未了】
資料名・原子力災害対策基本マニュアル
・地震発生後の対応マニュアル
・地震発生後の対応ガイド
・2022 年度福島第二原子力発電所緊急時演習実施計画書（2022 年９月５日）
・訓練説明に係る面談（５週間前）時の確認事項（2022 年９月５日）
・2022 年８月 25 日 防災訓練シナリオ（詳細版）
・2022 年８月 25 日訓練について
・2022 年８月 25 日訓練における訓練中の緊急時対策本部内配布資料
・2022 年９月９日 防災訓練シナリオ（詳細版）

13

令和４年 10 月報告書（案）・８月 25 日訓練における指示事項
・2022 年９月９日訓練における訓練中の緊急時対策本部内配布資料
・2022 年９月 22 日 防災訓練シナリオ（詳細版）
・2022 年９月 22 日の事前訓練の概要について ９月９日事前訓練の指示事項
について
・2022 年９月 22 日訓練における訓練中の緊急時対策本部内配布資料
２）ガスタービン発電機訓練の実施状況
資料名・No．1、No．２ガスタービン発電機車月例点検兼個別訓練用手順書（改訂 10）・CR10068715 No.１ガスタービン発電機「制御電源異常」ANN 発生について
３）モニタリングポスト電源確保訓練の実施状況
資料名・環境放射線管理業務ガイド（改 09）
・モニタリングポスト用発電機運用管理手順書（改訂 04）
・モニタリングポスト用発電機点検手順・点検表（2022／９／５他）（１４）BR0010 放射線被ばくの管理
検査項目 放射線被ばくの管理
検査対象
１）焼却炉の耐火物修理工事
資料名・放射線管理記録（２Ｆ）（2022 年７月４日他）
・作業予定表・指示書／防護指示書 ２Ｆ－３．４Ｗ 焼却炉他耐火物修理工事（2022 年７月４日他）
２）廃棄物処理建屋高電導度廃液系収集ポンプ（Ｄ）室等の汚染【検査未了】
資料名・放射線管理基本マニュアル
・線量管理要領
・放射線作業管理業務ガイド
・放射線管理区域管理要領
・放射線管理区域管理業務ガイド
・CR10021545 １２ＲＷ ＨＣＷ収集ポンプＤメカリークについて
・CR10068717 メカニカルシールリークに伴うエリア汚染事象の類似調査について

14令和４年 10 月報告書（案）・CR10070661 1F フォールアウトの影響による管理区域内汚染・【回答】１．２号 RW／B HCW 収集ポンプ(D)室汚染を鑑みた類似調査協力依頼について（2022 年８月４日）
・サーベイ記録 １．２Ｒ Ｗ／ Ｂ ＨＣＷ （Ｄ ）収 集ポンプ室 Ｃｓ 発生源 を特定 するためのサーベイ実施（2022 年７月 29 日）
・集中環境施設ルーチンサーベイデータ（2022 年９月６日及び９月 13 日）
・１・２ＲＷ 全域サーベイ測定記録（７月及び８月）
・放射線管理計画書 ＲＷタンク点検工事
・放射線管理計画書 管理区域内放射線測定業務
・放射線管理計画書 運転パトロール及び運転操作
・ＲＷＡ別線量集計リスト
・ 放 射 線 管 理 記 録 （ ２ Ｆ ） １ ・ ２ 号 機 Ｒ Ｗ ／ Ｂ Ｂ ２ Ｆ Ｌ Ｈ Ｃ Ｗ 収 集 ポンプＤ 室
ポンプ点検（2022 年６月 16 日 他)
・管理区域区域区分変更依頼・承認書（2022 年６月 16 日他）
・ サーベイ記 録 １．２Ｒ Ｗ ／Ｂ Ｂ ２ＦＬ ＨＣ Ｗ （Ｄ ）収集 ポンプ室（2022 年６ 月16 日）
・区域区分確認チェックシート
・CR10072248 ３・４ＲＷ ＨＣＷ濃縮機Ａ蒸気流量ハンチングについて調査依頼
・CR10072285 ３．４Rw／Ｂ Ｍ３ＦＬ ユーティリティ配管ダクト室の水漏れ・管理区域内清掃ガイド（２Ｆ）
・CR10072569 ２号機 R/B5FL ホイスト・クレーン点検作業における背面汚染について（１５）BQ0010 品質マネジメントシステムの運用検査項目 半期検査
検査対象１）2021 年度下半期における不適合の発生状況等の傾向評価
資料名・不適合管理及び是正処置・未然防止処置基本マニュアル
・事故故障情報処理マニュアル・ＣＡＰ業務マニュアル
・原因分析の実施マニュアル
・再発不適合の監視ガイド
・2021 年度第３四半期 不適合等管理状況報告
・2021 年度第４四半期 不適合等管理状況報告
・パフォーマンス評価・傾向分析（施設運用部門）2021 年度第３四半期

15令和４年 10 月報告書（案）・パフォーマンス評価・傾向分析（施設運用部門）2021 年度第４四半期
・保全部 2021 年度第３四半期(2021Q3)パフォーマンス評価
・保全部 2021 年度第４四半期(2021Q4)パフォーマンス評価
・パフォーマンス評価・傾向分析（放射線管理分野 2021 年度第３四半期分）
・パフォーマンス評価・傾向分析（放射線管理分野 2021 年度第４四半期分）
・ＨＵの分析・評価（2021 年度の取り組み）2022 年４月 26 日
５．２ チーム検査（１）BR0020 放射線被ばく評価及び個人モニタリング
検査項目 放射線被ばく評価及び個人モニタリング
検査対象
１）内部取り込みの判断及び内部被ばく評価
資料名・放射線管理基本マニュアル
・従事者登録業務関係日報 業務件名：２F 防護管理/入退域・従事者登録業務
2022 年８月３日
・通報連絡業務ガイド
・放射線計測器点検・校正記録 ホールボディカウンタ WBC－２(2022．４．27)
・放射線計測器点検・校正記録 ホールボディカウンタ WBC－３(2022．５．31)（２）BR0030 放射線被ばくＡＬＡＲＡ活動検査項目 放射線被ばくＡＬＡＲＡ活動
検査対象１）ＡＬＡＲＡ活動の実施状況
資料名・第一回 ALARA レビュー会議 2021／06／29
・第２回 ALARA レビュー会議 2022／04／25
・打合議事録 件名：３号 2F-1～4W 設備点検手入工事 2022 年５月 24 日
・放射線管理計画書 RWA 番号 220305 作業件名：３号 2F-1～4W 設備点検手入工事 2022 年５月 30 日
・作業後 ALARA レビューシート レビュー番号 2022-ALARA-４ 作業件名：３号 2F1～4W 設備点検手入工事 2022 年８月１日（３）BR0040 空気中放射性物質の管理と低減
検査項目 空気中放射性物質の管理と低減検査対象
１）全面マスク及びセルフエアユニットの運用状況
資料名・「２F 保安管理委託業務（ランドリー業務）」業務手順書 2F-EB06-004-2101 施
行日：2022 年４月１日

16令和４年 10 月報告書（案）・【２Fー保安管理委託業務（ランドリー業務）】保安管理用保護具３ヶ月点検報告書
2022 年６月２日
・2021 年度「緊急作業特別教育（実技）」開催実績
・2021 年度「緊急作業特別教育（実技）」受講実績
・緊急作業特別教育実技訓練（放管関係）2016 年３月 17 日制定（４）BR0050 放射性気体・液体廃棄物の管理
検査項目 放射性気体・液体廃棄物の管理
検査対象
１）液体廃棄物の処理状況
資料名
・２号機 放射性液体廃棄物測定結果及び放出記録 2022 年８月 17 日
・２号機 放射性液体廃棄物測定結果及び放出記録用試料採取チェックシート
2022 年８月 17 日
・放射性廃棄物放出管理ガイド
・計測器管理マニュアル
・放射線計測器等に関するメンテナンスリース点検校正報告書 試料放射能測定装置（Ge 半導体スペクトロメータおよびサーバ）2022 年１月 31 日
（５）BR0080 放射線環境監視プログラム
検査項目 放射線環境監視プログラム
検査対象
１）モニタリングポスト伝送系の多様性
資料名・2F-高レンジモニタリングポスト取替及び同関連除却 機器・機能仕様書 平成 24 年
６月４日
・2F-低レンジモニタリングポスト取替及び同関連除却 機器仕様書 2014 年７月 13 日
・環境放射線管理業務ガイド 添付資料（1）環境モニタリング関係電源系統 2022 年５月 16 日
・福島第二モニタリングポストデータ伝送ケーブルルート図（メモ）2022 年８月 23 日
・屋外放射性物質監視装置精密点検報告書 2F 保安管理委託業務（屋外放射性物質監視装置保守業務）2022 年７月８日（６）BR0090 放射線モニタリング設備
検査項目 放射線モニタリング設備
検査対象１）体表面モニタの更新と継続使用体表面モニタの維持管理
資料名
・福島第二原子力発電所放射線作業管理システム決定図書 退出モニタ編 平成 11年９月
・2F-退出モニタ 完成図書 2021 年１月

17令和４年 10 月報告書（案）・退出モニタ汚染発生報告書 2022 年６月 21 日
・身体汚染調査報告書 提出日 2022 年６月 23 日

18