呼称方法

三相入力タイプ（1 段フィルタ）

JAC series(6-30A)

JAC
1-30 -683 - □234

1 シリーズ名2 定格電流3 接地コンデンサコード : 詳細は表 1.1 参照

R

表 1.1コード
103223683
224

接地コンデンサコード
漏洩電流
コンデンサ容量
入力 250/500V  60Hz
（公称値）
（224 のみ 250/400V  60Hz）
0.5 mA / 1.0 mA max
10,000pF
1.0 mA / 2.0 mA max
22,000pF
2.5 mA / 5.0 mA max
68,000pF
15 mA / 24 mA max
220,000pF※接地コンデンサコードが異なると減衰特性は異なります。

④オプション
D:DINレール取付タイプ※オプション設定時は外形が変わります。
外形図を参照ください。

端子台カバーは収納されています

DIN レール取付タイプはオプション

H:高透磁率チョークコイル品（超低域高減衰）「223」、「683」
適用:「103」、
U:ノーマルモード減衰量向上（定格電圧 250V）

JAC シリーズの特長

小型低背150kHz - 1MHz コモンモードノイズフィルタ（1 段フィルタ）・三相三線式 500V
・小型低背モデル・素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用（ねじ脱落防止機能付）
・漏洩電流選択可能、欧州電源（中性点接地）向け超高減衰タイプ -224

仕様項番123456789101112131415

JAC-06-683
JAC-10-683
JAC-20-683
三相 500（使用最大：528） 50/60Hz ※1 ※261020
AC2,500V （カットオフ電流＝ 100mA），1 分間，常温 常湿 ※3
DC500V 100MW min 常温 常湿 ※42.5mA /5.0mA max
100mW max
45mW max
15mW max－ 25 ～＋ 85C （ディレーティング特性参照）－ 40 ～＋ 85C （ディレーティング特性参照）
20 ～ 95％ RH （結露なし）－ 40 ～＋ 85C，20 ～ 95％ RH （結露なし）
10 ～ 55Hz，19.6m/s2（2G），周期 3 分 X，Y，Z 方向各 1 時間
196.1m/s2（20G） 11ms X，Y，Z 方向 各 1 回
UL1283，CSA C22.2 No.8（C-UL），DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1，ENEC
63X44X132mm（WXHXD）（オプション：－ D は外形図参照）
440g max

項目
定格電圧〔V〕
定格電流〔A〕
試験電圧（端子 - 取付板間）
絶縁抵抗（端子 - 取付板間）
漏洩電流 250/500V 60Hz
直流抵抗
安全規格認定温度
使用温度
使用湿度
保存温・湿度
振動
衝撃
安全規格
外形寸法（突起物含まず）
質量JAC-30-683
308mWmax※1	接地コンデンサコード「224」は、三相、Δ 結線：400V（使用最大 440V）、Ｙ結線：500V（使用最大 528V）となります。
「JAC- □□ - □□□ -U」は、三相、250V（使用最大 275V）となります。
※2	※3	接地コンデンサコード「224」は、DC2,800V（カットオフ電流 10mA）,1 分間 , 常温 , 常湿となります。
※4	接地コンデンサコード「224」は、絶縁抵抗仕様が削除となります。

回路構成

ディレーティング特性(2)接地コンデンサコード：224

100

LINE

ケース

LOAD

LINE

ケース

LOAD

LINE
1ケース

LOAD
4LINE
1ケース

LOAD
42
1542
1543
2

653265633

CX

CX

CX

CX

CX

CX

CX

CX

CX

CX

CX

CX
CY
CY
CY
CY
CX：相間コンデンサ
CY：接地コンデンサCX：相間コンデンサ：取付板
CY：接地コンデンサ
：取付板

CX

CX

CX

CX

CX

CX

CX

CX

CX

CX

CX

CX
CY

ケース

LINE
1215421326532363

JAC-1

CX

CX

CX

CX

CX

CX

CX

CX

CX

CX

CX
CY
CY
CY
CY
CX：相間コンデンサ
CY：接地コンデンサ
CX：相間コンデンサ：取付板
CY：接地コンデンサ
：取付板

4020
100-40-30-20

405060708090]

CX：相間コンデンサ
CY：接地コンデンサ
CX：相間コンデンサ：取付板
CY：接地コンデンサ：取付板

LOAD
4CX

807060

周囲温度[CY(3)接地コンデンサコード：103, 223, 683(4)接地コンデンサコード：224
ケース
ケース
オプション：U
オプション：U
LOAD LINE
LINE
LINE
16

負荷率[％](1)接地コンデンサコード：103, 223, 683

LOAD

ケース

LOAD
45465CX

CX

CX

CX

CX

CX

CX

CX

CX

CX

CX

CX
CY

6CY
CX：相間コンデンサ
CY：接地コンデンサ
CX：相間コンデンサ：取付板
CY：接地コンデンサ：取付板

March 01, 2023

www.cosel.co.jp

JAC series(6-30A)
外形

図

本製品はプッシュダウン方式端子台を採用しているため以下の状態で出荷されています。
1 端子台カバーは、収納されています。
2 端子台ねじは、上側に保持されています。
端子台カバー119 (端子台ねじピッチ)

2.53-M4出力

型式銘板

13.39.73-M4
入力

3263

2-φ5.5取付穴13250標準タイプ

118 (取付板穴ピッチ)

取付板

M4
保護接地(PE)
2端子台カバー※端子台カバーを閉じた状態

844※ 公差：±1※ 質量：440g max※ 取付板材質：鉄（表面処理：ニッケルメッキ）ｔ=1.0※ ケース材質：PBT※ 単位 mm※ 端子台締め付けトルク M4：1.6N・ｍ(16.9kgf・cm）max

4.54.5

DIN レール取付タイプ
9 ±2132

端子台カバー119 (端子台ねじピッチ)

323-M4出力

13.39.7

型式銘板

633-M4入力

2.5取付板M4
保護接地(PE)
2端子台カバー4.57(9)844※端子台カバーを閉じた状態

DINレール※ 公差：±1※ 質量：440g max※ 取付板材質：鉄（表面処理：ニッケルメッキ）ｔ=1.0※ ケース材質：PBT※ 単位 mm※ 端子台締め付けトルク M4：1.6N・ｍ(16.9kgf・cm）max

4.5■ DIN レール取付時の注意
DIN レールを介しての接地は適正なノイズ減衰効果が得られない場合があります。
接地はノイズフィルタ本体の保護接地端子（PE）と接続しておこなってください。

www.cosel.co.jp

DINレール
型式銘板

March 01, 2023

JAC-2

呼称方法

三相入力タイプ（1 段フィルタ）

JAC series(40,50,60A)

JAC
1-50 -683 - □234

1 シリーズ名2 定格電流3 接地コンデンサコード : 詳細は表 1.1 参照

R

表 1.1

接地コンデンサコード

漏洩電流 ※1
コンデンサ容量
上段：Δ結線（公称値）
下段：Ｙ結線
0.5 mA / 1.0 mA max
103
0.01µF0.05 mA / 0.1 mA max
1.0 mA / 2.0 mA max
223
0.022µF
0.1 mA / 0.2 mA max
2.5 mA / 5.0 mA max
683
0.068µF
0.35 mA / 0.7 mA max
15 mA / 24 mA max
224
0.22µF
2.0 mA / 4.0 mA max
80 mA / 125 mA max
155
1.5µF
9.0 mA / 18 mA max※接地コンデンサコードが異なると減衰特性は異なります。
※1 入力250/500V 60Hz（「224」、「155」のΔ結線は、250/400V 60Hzとなります。
）

コード

JAC シリーズの特長

小型低背 150kHz - 1MHz コモンモードノイズフィルタ（1 段フィルタ）・三相三線式 定格電圧 500V（使用最大電圧 528V：480V 系入力の 10％電圧変動対応）
・漏洩電流選択可能、欧州電源（中性点接地）向け超高減衰タイプ -224，-155

仕様項番123456789101112

項目
定格電圧〔V〕
定格電流〔A〕
試験電圧（端子 - 取付板間）
絶縁抵抗（端子 - 取付板間）
漏洩電流 250/500V 60Hz
直流抵抗
安全規格認定温度
使用温度
使用湿度
保存温・湿度
振動
衝撃

13

安全規格

1415

外形寸法（突起物含まず）
質量④オプション
H: 高透磁率チョークコイル品（超低域高減衰）
適用:「103」、「223」、「683」
U: ノーマルモード減衰量向上（定格電圧250V）

JAC-40-683
JAC-50-683
JAC-60-683
三相 500（使用最大：528） 50/60Hz ※2 ※3405060
AC2,500V （カットオフ電流＝ 100mA），1 分間，常温 常湿 ※4DC500V 100MW min 常温 常湿 ※52.5mA /5.0mA max
7.0mW max
5.0mW max
3.5mW max
－ 40 ～＋ 85C （ディレーティング特性参照）－ 40 ～＋ 85C （ディレーティング特性参照）
20 ～ 95％ RH （結露なし）－ 40 ～＋ 85C，20 ～ 95％ RH （結露なし）
10 ～ 55Hz，19.6m/s2（2G），周期 3 分 X，Y，Z 方向各 1 時間
196.1m/s2（20G） 11ms X，Y，Z 方向 各 1 回
UL60939〔Overvoltage Category：Ⅲ Altitude：3000m〕, CSA C22.2 No.8（C-UL）
EN60939（DEMKO）〔Overvoltage Category：Ⅲ Altitude：3000m〕, ENEC
65X54X153mm（WXHXD）
800g max※2	接地コンデンサコード「224」、「155」は、三相、Δ 結線：400V（使用最大 440V）、Ｙ結線：500V（使用最大 528V）となります。
※3	「JAC- □□ - □□□ -U」は、三相、250V（使用最大 275V）となります。
※4	接地コンデンサコード「224」、「155」は、DC2,800V（カットオフ電流 10mA）,1 分間 , 常温 , 常湿となります。
※5	接地コンデンサコード「224」、「155」は、絶縁抵抗仕様が削除となります。

回路構成

ディレーティング特性(1)接地コンデンサコード：103, 223, 683
LINE
1ケース
ケース

(2)接地コンデンサコード：224, 155
LOAD

LINE

LOAD
4LINE
1ケース

100LOAD

ケース

LOAD
4

1245

1245235623563636CYCYCY
CY
CY：接地コンデンサ：取付板
CY：接地コンデンサ

CY(3)接地コンデンサコード：103, 223, 683
オプション：Uケース
LINELINE
1ケース

CY：接地コンデンサ：取付板
CY：接地コンデンサ

LOAD(4)接地コンデンサコード：224, 155
オプション：Uケース

LOAD4LINE1LINE

ケース-30-20405060708090]

LOAD
LOAD
44512455623563636JAC-720100-40※ 筐体の放熱用風穴はふさがないでください

23：取付板40：取付板

12CY
CY
CY
CY
CY：接地コンデンサ：取付板
CY：接地コンデンサ

807060

周囲温度[CY：取付板

負荷率[％]

LINECYCY
CY：接地コンデンサ：取付板
CY：接地コンデンサ：取付板

March 01, 2023

www.cosel.co.jp

JAC series(40,50,60A)
外形

図

M4153

保護接地（PE）

109.6

2-φ5.5×7
取付穴
41.1

3-M5
入力

3-M5
出力

1813.565 -1+2

55 ±0.5型式銘板

取付板
140 ±0.5M4
保護接地（PE）

端子台カバー

11.5

11.5

54 -1+3

1 -0.5+1.52-φ5.5
取付穴※ 公差：±1※ 質量：800g max※ 取付板材質：溶融亜鉛メッキ鋼板 ｔ=1.0※ ケース材質：PBT※ 単位 mm※ 端子台締め付けトルク M5：3.0N・m（30.7kgf・cm）max※ PE端子締め付けトルク M4：1.6N・m（16.9kgf・cm）max※ 逆さ取付け（天井面への取付）はできません※ 筐体の放熱用風穴はふさがないでください※ 取付は2点止め（ただし、対角線上）でも可能です

www.cosel.co.jp

March 01, 2023

JAC-8