無窓階の取扱い
無窓階以外の階の判定は、消防法施行規則（以下「規則」という。）第 5 条の３によるほか、次により取り扱うこと。
１ 開口部の位置(1) 次のすべてに適合する踏台を設けた場合は、規則第５条の３第２項第１号に規定する「床面から開口部の下端までの高さは 1.2ｍ以内」のものとして取り扱うことができる。（第１－１図参照）
ア 不燃材料で造られ、かつ、堅固な構造であること。
イ 開口部が設けられている壁面とすき間がなく、床面に固定されていること。
ウ 高さは、概ね 30cm 以下、奥行は 30cm 以上、幅は開口部の幅以上であること。
エ 踏台の上端から開口部の下端まで 1.2ｍ以内であること。
オ 避難上支障のないように設けられていること。

1.2ｍ以内30cm 以内第１－１図30cm 以上

開口部幅以上(2) 次に掲げる空地等は、規則第５条の３第２項第２号の「通路その他の空地」として取り扱うことができる。
ア 国又は地方公共団体等の管理する公園で将来にわたって空地の状態が維持されるもの。
イ 道又は道に通じる幅員１ｍ以上の通路に通じることができる広場、建築物の屋上、庭、 バルコニー、屋根、階段状の部分で避難及び消火活動が有効にできるもの。
ウ １ｍ以内の空地又は通路にある樹木、へいその他の工作物で避難及び消火活動の妨げにならないもの。
エ 傾斜地、河川敷で避難及び消火活動が有効にできるもの。
オ 周囲が建物で囲われている中庭等で、当該中庭等から道に通じる通路があり、次のすべてに適合するもの。（第１－２図参照）（ア） 中庭から道に通じる出入口の幅員は１ｍ以上であること。
（イ） 中庭に面する部分以外の有効外壁に直径１ｍ以上の円が内接することができる開口部又はその幅及び高さがそれぞれ 75cm 以上及び 1.2ｍ以上の開口部が２以上あること。
（ウ） 中庭に面する部分以外の有効外壁の開口部で必要面積の２分の１以上を確保できること。
カ バルコニーや庇等がある場合、その先端から１ｍ以上の空地が必要であること。（第１－３図参照）
道1ｍ以上の通路＜A が 1ｍ以上の場合＞
a、b、c が有効開口部と扱える。
（※庇等は避難及び消火活動が有効にできる強度を有するものに限る）

ａ＜A が１ｍ未満の場合＞
c が有効開口部と扱える。

ｂ２F

Ａは大型開口部

第１－２図３Fは隣地境界線

ｃ１ｍ以上
隣地境界

１F

第１－３図

(3) 規則第５条の３第２項第４号に規定する「開口のため常時良好な状態」について、次に掲げる状態を、常時良好な状態として取り扱う。
ア 格子、ルーバー、広告物、日除けその他の設備により避難及び消火活動上妨げにならないもの。
イ 開口部と間仕切壁等の間に通路を設け、間仕切壁等に出入口を有効に設けたもので、次のすべてに適合するもの。（第１－４図参照）（ア） 通路は通行又は運搬のみに供され、かつ、可燃物等が存置されていないこと等常時通行に支障ないこと。
（イ） 通路及び間仕切壁等の出入口の幅員はおおむね１ｍ以上であること。（この場合、通路の幅員が場所により異なる場合はその最小のものとする。）（ウ） 間仕切壁等の出入口と外壁の当該開口部との歩行距離は、おおむね 10ｍ以下であること。
外壁
10m 以下

1m 以上

通路

1m 以上

間仕切壁、商品棚等

建物内部

第１－４図
ウ 店舗等において、開口部に設置する什器等で次の条件を全て満たすもの。◆（ア） 高さ 1.5ｍ、幅 2ｍ、奥行 0.6ｍ以下であること。
（イ） キャスター付きで、ロック機能が無いこと。
（ウ） 一般の人が 1 人で 3 秒以内に 1ｍ以上移動させることができること。
(4) 道路境界又は道に通ずる幅員１ｍ以上の通路上に、門扉やフェンス等がある場合は、門扉やフェンス等の人が出入りする部分の幅員を１ｍ以上確保し、次のいずれかによること。
ア 高さ 1.2ｍ以下とする。
イ 内側及び外側から鍵を用いることなく開放できる仕様とする。

２ 開口部の構造
次に掲げる開口部は、省令第５条の３第２項第３号の「外部から開放し、又は容易に破壊することにより進入できるもの」として取り扱うことができる。
(1) ガラス窓
ア 第１－１表に掲げるガラス窓のもの。なお、低放射ガラス（通称 Low−E ガラス）は、当該表の基板と同等なものとして取り扱って差し支えないこと。
第１―１表
判

定足場有足場無引き違い戸

〇〇

ＦＩＸ〇〇

引き違い戸

△△

ＦＩＸ××

引き違い戸

△×

ＦＩＸ××

引き違い戸

〇〇

ＦＩＸ〇〇

引き違い戸

△△

ＦＩＸ××

引き違い戸

△△

ＦＩＸ××

開口部の条件ガラス開口部の種類
普通板ガラス
フロート板ガラス

厚さ6mm以下

磨き板ガラス（FIXについては、ガラスの天端の高さ型板ガラスが、設置されている階の床から ２ｍ以下

熱線吸収板ガラスのものに限る。◆）

熱線反射ガラス
網入り板ガラス
線入り板ガラス
強化ガラス
耐熱板ガラス

厚さ6.8mm以下
厚さ10mm以下
厚さ5mm以下(1) フロート板ガラス6mm以下+ＰＶＢ（ポリビニルブチラール）30mil（膜厚0.76mm）以下+フロート板ガラス6mm以下の合わせガラス(2) 網入板ガラス6.8mm以下+ＰＶＢ30mil（膜厚0.76mm）以下+フロート板
ガラス5mm以下の合わせガラス

合わせガラス(1) フロート板ガラス5mm以下+ＰＶＢ60mil（膜厚1.52mm）以下+フロート板
ガラス5ｍｍ以下の合わせガラス(2) 網入板ガラス6.8mm以下+ＰＶＢ60mil（膜厚1.52mm）以下+フロート板
ガラス6mm以下の合わせガラス(3) フロート板ガラス3mm以下+ＰＶＢ60mil（膜厚1.52mm）以下+型板ガラス4mm以下の合わせガラス

複層ガラス

構成するガラスごとに本表（網入りガラス及び線入りガラスにあっては、厚さ6.8㎜以下のものに限る。）により評価し、全体の判断を行う。

（凡例）〇…開口部全体を有効開口部として算定に加えることのできるもの△…ガラスを一部破壊し、外部から開放できる部分（第１－２表の例によること。）を有効開口部として算定に加えることのできるもの（クレセントやレバーハンドル自体に鍵付きとなっている等の特殊なものについては、個別に判断すること。）
×…有効開口部として扱えないもの

備考１ ｢足場有り｣とは、地面、階段等の踊り場、バルコニー等で破壊作業ができるものをいう。
２ ｢引き違い戸｣とは、片開き、開き戸を含め、通常は部屋内から開放することができ、かつ、当該ガラスを一部破壊することにより外部から開放することができるものをいう。
３ ｢ＦＩＸ｣とは、はめ殺し窓をいう。
４ 開口部は、２以下の鍵（クレセント錠又は補助錠をいう。）を開錠することにより開放することができるものとすること。 ◆５ 鍵の数は、補助錠（鍵を用いずに一動作で開錠可能なものに限る。)を含め２以下とすること。なお、開放制限機能の附置があるものは工具等を用いずに一動作で取り外しができるものは補助錠と同様に扱って差し支えないものとする。◆
６ 有効開口部として扱えないものであっても、容易にガラス窓を取り外すことができる場合は、認めて差し支えない
イ 次のいずれかに掲げる窓用フィルム（内貼り用、外貼り用は問わない。）を貼付したガラスは、第１－１表の基板ガラスによって、判定することができる。
（ア） 基材がポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）製で、基材の厚みが 100μm 以下のもの（イ） 基材が塩化ビニル製で、基材の厚みが 400μm 以下のもの(2) シャッター付開口部
ア 施錠装置がなく、屋外及び屋内から容易に開放できるもの
イ 避難階に設けられた手動式軽量シャッター（JIS A 4704 で定めるスラットの板厚が 1.0mm 以下のものをいう。
以下同じ。）付の開口部（消防隊の携行する器具で容易に開放できるものに限る。）
ウ 建基令第 126 条の７第５号に定める構造のバルコニー又はこれと同等の消防活動スペース（奥行き 60 ㎝以上、長さが当該シャッターの幅以上（おお むね１ｍ以上）有するものに限る。）が確保され、かつ、屋外より消防隊の携行する器具で容易に開放できる手動式軽量シャッター付開口部
エ 煙感知器の作動と連動して解錠する手動式軽量シャッター付開口部（非常電源付に限る。）
オ 屋内外から開放できる電動式シャッター付の開口部（非常電源付に限る。）
カ 煙感知器の作動と連動して開放する電動式シャッター付の開口部（非常電源付に限る。）
キ 防災センター、中央管理室等の常時人がいる場所から遠隔装置により開放できる電動式シャッター付の開口部（非常電源付に限る。）
ク 屋外から水圧によって開放できる装置を備えた電動シャッター付の開口部
注① 非常電源は、自家発電設備、蓄電池設備又は燃料電池設備によるものとし、非常電源回路は、耐火配線とすること。
② 屋外から水圧によってシャッター又はドアの施錠を解錠する装置及びシャッターの開放を行う装置は、「シャッター等の水圧開放装置に関する取扱いについて（昭和 52 年 12 月 19 日付け消防予第 251 号）」 に適合するものとすること。 なお、送水口の高さは床面又は地盤面から 0.5ｍ以上 1.0ｍ以下に設けること。
③ 避難階以外の階に、屋外から水圧によって開放できる装置を設ける場合、開放装置の送水口を１階 に設けた開口部（非常電源付に限る。）若しくは、足場付等で水圧によって容易に解錠し開放できる開 口部とすること。

(3) ドアア 手動式ドア（ハンガー式のものを含む。）で屋内外から容易に開放できるもの。ただし、 ガラス部分を有する手動式ドアのうち、当該ガラスを容易に破壊することにより内部の施錠を解錠できるものを含む。 なお、破壊用ガラスの寸法は 150mm×600mm 以上とし、ガラスの種類や厚みは第１－１表を準用すること（第１－１図参照）。

イ 電動式ドアで、次の(ア)又は(イ)のいずれかに該当するもの(ア) 第５－１表で開口部全体を有効開口部として取り扱うことのできるガラスで構成されるもの(イ) 停電時であっても非常電源の作動又は手動により開放できるもの
ウ スチールドアで屋外から水圧によって施錠を解錠できるもの。ただし、避難階以外は足場付きとすること。
15cm

15cm

60cm

10cm

60cm

小窓

10cm

小窓

外：シリンダー錠
内：サムターン錠

第１―１図(4) 二重窓等
二重窓（ガラス窓を２組用いて断熱効果又は防音効果を高めた窓をいう。）又はシャッター付開口部、ガラス窓若しくはドアが二重に組み合わされたものの有効開口部の算定については、開口面積の少ない方で行うこと。 ただし、設置の状況から避難上又は消火活動上有効でないと認めるものを除く。
(5) その他
ア ２箇所以上確保する大型開口部のうち、少なくとも１箇所は、努めて FIX 以外の開口部（引き違い窓、両開き窓、片開き戸等の局所破壊により開放可能な開口部）とすること。◆
イ 同一階に令８区画がある場合は、当該区画された部分ごとに判定すること。なお、屋外空間等で隔てられている
場合又は令８区画以外で、開口部のない間仕切壁で区画されている場合は、階全体の面積で判定すること。この場合、区画ごとに平均して開口部を設けること。
開口部のない耐火構造の壁（令 8 区画）
AB 合わせて判定し、平均して開口部を設ける

２階(A)

屋外空間

2 階(B)

区画ごとに判定する（この場合 B は無窓階）

開口部面積比が 1/30 を1/30 以下超える部分(A)の部分(B)

1階
立面図

第１―２図

平面図

ウ 吹き抜けの存する部分の床面積及び開口部の取扱いは、次によること。
（ア） 床面積の算定は、当該床が存する部分とする。
（イ） 開口部の面積の算定は、床が存する部分の外壁開口部の合計とする。

吹Ａ

抜

Ａ：床面積を算定する部分

開口部の面積を算定する部分

第１－３図エ 十分に外気に開放されている部分で、かつ、屋内的用途に該当する部分については、床面積の算定上は当該部分を床面積に算入することがあるが、この場合において無窓階の判定上は当該部分を算入しないものとする。

ABA

（庇）

（倉庫）

（庇）

B

（倉庫）

第１－４図
（注） ポーチ部分（Ａ部分）を自動車車庫としての用途に供する場合は、床面積の算定上は当該部分を算入することされているが、当該部分は十分外気に開放されているため、無窓階の判定上は、当該部分を外部空問として取り扱い、床面積Ｂの１／30 の開口部の有無により判断するものとする。

第１－２表型

突き出し窓式

判 定θＡの部分とする。

A（注）Ａ＝Ｂ（１－COSθ）

B（注）θは、最大開口角度（０°～90°）
θ回転窓AＡの部分とする。

B（注）Ａ＝Ｂ（１－COSθ）（注）θは、最大開口角度（０°～90°）

引き違い窓（上げ下げ窓を含む）

AACEC

Ｂ×Ｃを原則とする 。
なお、第１－１表右欄の判定において○の場合は２×Ｅ×Ｄとすることができる。

BD

実際に開口できる幅

外
壁面にバル
コニー
等がある場
合Ａの部分とする。
なお、Ｂは１ｍ以上で手すりの高さは1.2ｍ以下とする。
（注）バルコニー幅員Ｗがおおむね 0.6ｍ以上の場合に限る。これ以外はＣを開口寸法とする。

＜凡例＞
無印：法令基準（法令解釈又は運用基準を含む。）◆：法令基準に行政指導を加えた基準を示す印