C-BOX / IP-PDU

設置説明書

Rev 1.07

目次
この度は、“STEALTHONE C-BOX”をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
つきましては、正しい使い方を十分ご理解いただき、事故の発生や予期せぬことに十分にご留意ください。
また、この冊子を十分にお読み頂き、ご理解頂いたうえでお使いくださいますようお願い致します。
本機は、製品の改良などで予告無く本書と内容が相違する場合があります。最新の情報は弊社サイト(http://www.stealthone.net)にて、ご確認ください。

■目次
はじめに
IP-PDU編
１．ログイン方法
２．IPアドレス設定
３．電源制御設定
４．電源スケジュール設定
５．ダイナミックDNS設定
６．パスワード変更
７．メール設定
８．時刻設定９．メンテナンス
１０．システムログ
１１．注意して頂きたいこと

P3
P4
P5
P6
P7P8
P9P10P11P12P13

C-BOX編
１２．扉の付け替え方
１３．IP-PDUの取付け例

P15P18１４．使用上の御注意

P20はじめに本製品には精密機器も含まれますので、極端に高温や低温になる場所や湿気や水濡れ、ホコリの多い場所、振動の多い場所、不安定な場所には設置しないでください。
また、電波障害などが発生した場合は速やかに設置場所を変えるなどの対処をしてください。
合わせて保証書の注意書きも充分にお読みください。
本体付属の棚板は、製品輸送用の位置で固定していますのでご使用の際は一度外してから機器等を収納するようにしてください。
棚板を外すと、付属のUPSを取り出すことが出来ます。

STEALTHONE IP-PDU RPD-106の定格は以下の通りです。
1ソケット最大6ソケット合計最大本体消費電力

2A 200W
5A 500W
15W

定められた容量をご確認の上、安全にご使用ください。
また、ヒューズ交換の際は同じ容量のものを使用してください。

STEALTHONE IP-PDU RPD-106 初期設定内容
初期IPアドレスネットワークコンピュータ名
設定画面URL
デフォルト管理者ユーザー名
デフォルト管理者パスワード： 192.168.88.252 / 255.255.255.0： Power： http://192.168.88.252： admin： admin1.ログイン
IP-PDUにログインするには、ブラウザを起動し「192.168.88.252」 をブラウザのURL欄に入力します。
【以下の初期設定の為の準備】を行ってください。

【IP-PDU初期設定の為の準備】①本機のLANポートに設定用コンピュータをLANケーブルで接続します。
設定用のコンピュータは、WindowsXP以降・InternetExplorer8以上を推奨します。
LANの設定は 192.168.88.1/255.255.255.0 に手動設定してください。
②本機の電源を入れ、起動LEDが点灯したら起動完了です。
③コマンドプロンプト等で 192.168.88.252 宛てにPingコマンドを実行して接続されていることを確認してください。
InternetExplorer5・6・7及びGoogleChrome、Firefox、Safariでは正常な設定ができませんので、ご注意ください。

Windowsセキュリティが表示されますので、ユーザー名とパスワードを入力します。

※初期のユーザー名は「admin」、パスワードは「admin」となっています。

3

2.IPアドレス設定
ログインしましたら、まずIP-PDUのIPアドレス設定を行います。
左側メニューの システム設定＞IPアドレス設定 をクリックして、設定画面を表示させます。

IPアドレスを固定する場合は、固定IPにチェックを入れます。
※IP自動取得は、本機に割り当てられているIPアドレスが分からなくなることがあります。その際は弊社提供のユーティリティソフトウエアを使用すると調べることが出来ます。
ユーティリティソフトウエアは弊社製品ページからダウンロードすることが出来ます。

IPアドレス設定 ：IPアドレスを設定します。ネットワーク内の任意のIPアドレスを割り当てます。
※IPアドレスは設定するとすぐに変更されます。ご注意ください。

サブネットマスク：ネットワークで使用しているサブネットマスクを入力します。
ゲートウェイ：ネットワークのゲートウェイのIPアドレスを入力します。
プライマリDNS ：優先されるDNSを入力します。
セカンダリDNS ：プライマリに対して2番目のDNSを入力します。
Http port：WebUIにアクセスするポート番号を変更する際に、ポート番号を入力します。
※ポート番号は変更すると、再起動後に有効となります。

入力しましたら、【確認】ボタンをクリックします。
※Http port を変更すると、アクセスする際のポートを変更することができます。
Http port を変更した場合は、「192.168.ooo.xxx:8080」のように、IPアドレスに続けてコロン＋変更したポート番号でアクセスすることが出来ます。

4

3.電源制御設定
電源コントロールの詳細な設定を行います。
機能＞電源制御 をクリックして、設定画面を表示させます。

装置名：IP-PDUの名前を変更する際に入力します。
説明 ：各ソケットに接続する機器の情報を入力します。
*本項目に、「/（半角スラッシュ）」を使用すると、ページが正常に表示されなくなる場合がありますので使用しないようにしてください。

間隔 ：電源の順次投入や一斉再起動をしたときに1から順番に電源が投入されます。
その時の投入間隔を入力します。入力単位は秒です。
※間隔についてご注意
ソケット1が起動した後、○秒後（ソケット1の行の間隔入力マス）にソケット2が起動するといった意味です。
例えば、ソケット2を個別で「Off」の操作をした時も、この間隔は適用されますので○秒後にソケット2は「Off」になります。
スケジュールに関してはこの間隔設定は適用されませんので、スケジュールされた時刻で動作します。

入力しましたら、右下の【確認】ボタンをクリックすると設定が保存されます。
ステータス：ソケットの状態を on / off で表示しています。
各ソケットの on / off / 再起動 のどれかにチェックを入れて、ページ右下の【確認】ボタンをクリックすると指定した制御を行います。

5

4.電源スケジュール設定
電源コントロールのスケジュールを設定します。
機能＞電源制御＞各ソケットの【編集】 をクリックして、設定画面を表示させます。

実行 ：スケジュールに登録したい動作を、on / off / 再起動 から選択します。
On：決まった日時に「実行」で設定した動作を行うのであれば、こちらに入力します。
Mon=月 Day＝日付 Hour＝時 Min＝分 を入力します。
Every ：きまった曜日に「実行」で選択した動作を行うのであれば、こちらに入力します。
曜日を選択し、時刻を入力します。
【削除】ボタンを押すと、入力していた項目やラジオボタンがリセットされます。
スケジュールに問題がなければ、ページ右下の【確認】をクリックすると設定が保存されます。
Job List の□Deleteにチェックを入れて【確認】ボタンをクリックすると、そのスケジュールは削除することができます。
※スケジュールは合計10件登録することが出来ます。10件以上は登録できませんので、ご注意ください。

65.ダイナミックDNS設定
外部からIP-PDUにアクセスしたい場合に、任意で設定します。
システム設定＞DDNS をクリックして、設定画面を表示させます。

□sotokara.com のドメイン名を有効にする にチェックを入れます。
任意のサブドメインを入力して、【確認】ボタンをクリックします。
※【入力した任意のサブドメイン.sotokara.com】 がご利用頂けるドメイン名となります。
既に登録があるサブドメインはご利用頂けません。
その際は別のドメインを登録してご利用ください。
本サービスをご利用頂くには、ドメインの登録の他にルーターのポートフォワード設定や、ファイアウォール機器のポート開放などの設定が必ず必要になります。
ルーターの設定等は各機器のメーカーにお問い合わせください。
また、すでに弊社製品のA110やD120で【sotokara.com】ダイナミックDNSサービスをご利用のお客様は新しくドメインを登録してしまいますと、既存のダイナミックDNSが正常に動作しない場合がありますのでご注意ください。

76.パスワード変更
IP-PDUにログインする際のパスワードを変更する場合は、システム設定＞パスワード をクリックして、設定画面を表示させます。

変更するパスワードを入力し、確認の為同じパスワードを再入力します。
入力しましたら、右下の【確認】ボタンをクリックして設定を保存します。
パスワードを変更しましたら、一度ログアウトして新しいパスワードでログインするようにしてください。

87.メール設定
メール送信設定をしておけば、電源コントロールが行われた際に、任意のメールアドレスに通知を送ることができます。設定するには システム設定＞メール をクリックして、設定画面を表示させます。

SMTPサーバー：使用する送信メールサーバーを入力します。
Port：送信メールサーバーで使用するポート番号を入力します。
ユーザー名：送信メールサーバー認証で使用するユーザー名を入力します。
パスワード：送信メールサーバー認証で使用するパスワードを入力します。
送信者：メール通知で表示される送信者アドレスを入力します。
送信先：メールの送信先アドレスを入力します。
メール通知：通知メールが送信される時の動作を選択します。電源オン/電源オフ もしくは両方を選択します。
必要な項目を入力しましたら、右下の【確認】ボタンをクリックして、設定を保存します。

9

8.時刻設定
IP-PDUの時刻設定を行います。
設定するには システム設定＞時間 をクリックして、設定画面を表示させます。

時刻の更新：自動で行うか手動で行うかを選択します。
NTPサーバー：参照するNTPサーバーを選択するか、手動で入力します。
タイムゾーン：使用するタイムゾーンを選択します。
日付：時刻の更新で手動を選択した場合、日付を入力することが出来ます。
System Date & Time：本機に設定されている時刻が表示されます。
必要な項目を入力しましたら、右下の【確認】ボタンをクリックして、設定を保存します。

10

9.メンテナンス
IP-PDUのメンテナンスに関する項目を表示します。
設定するには システム設定＞メンテナンス をクリックして、設定画面を表示させます。

ファームウエアのアップデート：本機のファームウエアアップデートをする際に、ファームウエアファイルを参照します。
【確認】をクリックしますと、本機のファームアップデートが開始されます。
工場出荷時の設定：【リセット】ボタンをクリックしますと、本機は工場出荷時の設定に初期化されます。
再起動：本機を再起動させます。

※本体を工場出荷時の設定へリセットを行いますと、IP-PDU出荷時のIPアドレスではログインできなくなります。
弊社製品サイトよりダウンロードできるユーティリティソフトウエアを使用して、IP-PDUにアクセスしてください。
詳しくは本書、P13をご参照ください。

1110.システムログ
IP-PDUのシステムログを表示します。
システム設定＞システムログ をクリックして、画面を表示させます。

System Log：IP-PDUのシステムログを表示します。IP-PDUが行った電源管理のログがソケット番号、動作、日時 の順番で表示されます。
【削除】ボタンをクリックしますと、システムログは即座に削除されます。

12

11.注意して頂きたい事
IP-PDUは初期出荷の際に、初期IPアドレスを手動で設定しております。
そのため、IP-PDUの初期化を行いますとIPアドレスは自動取得状態となります。
この状態ですと、IPアドレスはネットワーク上のDHCPサーバーから自動的に割り当てられてしまうため、IP-PDUのIPアドレスが分からなくなってしまう事があります。
その場合は以下の手順でユーティリティソフトウエアを使用して、IPアドレスを検索してください。
http://www.stealthone.net/c-box/cbox-download.html にアクセスします。

「ユーティリティ」をクリックし、ソフトウエアをダウンロードします。
しばらくすると、「utility.zip」というファイルがダウンロードされます。

13

「utility.zip」がダウンロードできましたら、ファイルを解凍します。

解凍しますと、「Power.jar」というファイルがあります。
こちらがユーティリティソフトウエアです。

ソフトウエアを起動しますと、自動的にIP-PDUをネットワーク内から探し出します。
※ユーティリティソフトウエアの使用にはJAVAが必要となります。メーカーサイトにて最新版をダウンロード、インストールしておいてくだい。

「Connect」をクリックすると、ブラウザが立ち上がりIP-PDUのWebUIが表示されます。
※アクセスポートを変更している場合は、「Connect」をクリックしてもWebUIにはアクセスできません。
IPアドレスの後に「コロン＋ポート番号」を入力してアクセスしてください。

1412.扉の付け替え方
C-BOXの正面扉は吊元の変更が可能な設計となっています。
変更する際は以下の手順に従って変更してください。

正面扉を開け、吊元を確認します。
吊元のレバーを上部分は下げる、下部分は上げると、扉が外れます。
扉吊元（上部）

レバーを下げる

扉吊元（下部）

レバーを上げる

正面扉を上下反転し、外した時と同様の手順で本体に取り付けをします。
このままでも使用に差支えはありませんが、鍵が上下逆についている状態です。
鍵を上下変更したいのであれば以下の手順に従って鍵を付け替えてください。

15

C-BOXの正面扉は左右吊元を入れ替えると、鍵が逆さまになります。
そのままでもご利用頂けますが、鍵の上下を変更したい場合は以下の手順に従って鍵を取付直してください。
鍵を外します。

左画像のネジを3か所外します。

ネジを外しますと、鍵本体が取り外すことが出来ます。
※中央のネジを外すと、白いプラスチックの部品が見えますが、鍵本体を扉に止める部品ですので、無くさないように注意してください。

16

鍵本体上部の金具を逆に付け替えます。

金具を付け替えたら鍵本体を扉に取り付けします。

最後にフック金具を取り付けて、終了です。

フック金具は扉ノブを閉めた状態で外側横に向く様に取り付けます。
取付方向を間違えると正常にロックできませんのでご注意ください。

17

13.IP-PDUの取付け例
IP-PDUは、C-BOX内部に専用ラックマウントアングルを使用して取り付けることが出来ます。
ここでは、取付け例の一部を紹介します。

付属の専用マウントアングルをIP-PDUに取り付けます。

大きい方のネジはC-BOXに取付用のネジです。

小さい方のネジはIP-PDUに取付ける為のネジです。

小さい方のネジを使用して、IP-PDUと専用ラックマウントアングルを取付けた状態です。
この状態でC-BOX本体に取付けします。

18

専用ラックマウントアングルを取付けたIP-PDUをC-BOXに取付けます。

大きい方のネジを使って画像のように取付けます。

取付け完了イメージ図です。
C-BOXでは同じサイズの機器をもう一つ同様にマウントする事が出来ます。

19

14.使用上の御注意■電源コードを取り扱う際は、次の点をお守りください。
・落下させたり衝撃を与えたりしない・折れ曲がった状態や束ねた状態で使用しない・つけ根部分を無理に曲げない・重いものを載せない・布などでくるまない・屋外で使用しない・水などの液体がかかる場所では使用しない■電源コード、ウォールマウントプラグ等の接続の際は、次の点をお守りください。
・差し込み部は正しい向きで接続する・電源コードをACアダプタに接続する際は、奥までしっかり差し込む・ウォールマウントプラグをACアダプタに接続する際は、奥までしっかり差し込む・プラグ部をコンセントに正しく挿入する・コンセントから抜くときは、必ずプラグ部を持って抜く

上記は発煙、発火、火災、感電の原因になります。

20

東京都千代田区外神田2-2-19丸和ビル