ガスヒートポンプエアコン

納入仕様書
S1 形 室内ユニット
別売部品（２方向天井カセット形）

製品名
御提出先
御納入先
年

月

日

受領印

／

提出

／

／

パナソニック産機システムズ株式会社

取付図（2 方向天井カセット形）■天井パネル（CZ-02KPL3A）● S-G22・28・36・45・56LS1■ 天井パネル（CZ-03KPL3A）● S-G71・90LS1

取付図（2 方向天井カセット形）■天井パネル（CZ-02KPL3A）● S-G112・140・160LS1

取付図（2 方向天井カセット形）■昇降グリル付天井パネル（CZ-02KSL3）● S-G22・28・36・45・56LS1■ 昇降グリル付天井パネル（CZ-03KSL3）● S-G71・90LS1

取付図（2 方向天井カセット形）■昇降グリル付天井パネル（CZ-06KSL3）● S-G112・140・160LS1

取付図（2 方向天井カセット形）■自然気化式加湿器（RH-SN07U）● S-G22・28・36・45・56LS1● S-G71・90LS1

取付図（2 方向天井カセット形）■自然気化式加湿器（RH-SN14U）● S-G112・140・160LS1

取付図（2 方向天井カセット形）■各フィルター（AFT-M・H・LSS56U）
・フィルターチャンバー（CMB-FSS56U）● S-G22・28・36・45・56LS1■各フィルター（AFT-M・H・LSS80U）
・フィルターチャンバー（CMB-FSS80U）● S-G71・90LS1

取付図（2 方向天井カセット形）■各フィルター（AFT-M・H・LSS140U）
・フィルターチャンバー（CMB-FSS140U）● S-G112・140・160LS1

取付図（2 方向天井カセット形）■自然気化式加湿器 (RH-SH07U)・フィルター (AFT-M･H･LSS56U)･ フィルターチャンバー (CMB-FSS56U)● S-G22・28・36・45・56LS1■自然気化式加湿器 (RH-SH07U)・フィルター (AFT-M･H･LSS80U)･ フィルターチャンバー (CMB-FSS80U)● S-G71・90LS1

取付図（2 方向天井カセット形）■自然気化式加湿器 (RH-SH14U)・フィルター (AFT-M･H･LSS140U)･ フィルターチャンバー (CMB-FSS140U)● S-G112・140・160LS1

仕様と据付（2 方向天井カセット形）●天井パネル（CZ-02KPL3A・CZ-03KPL3A・CZ-06KPL3A）■取付説明書‫◻͛ۄ‬ᅽሤƷঙ̡əɕɳ
‫ݨ‬ᨯ

ヤ・ノパビレヱロピモチ

ヤ・ノパピレヱロピモチ

ヤ・ノパプレヱロピモチ

⣪᧸ૅԑɮɓɋɐƷビᅀ۹ঙ̡ȳɃɋɐബ‫ۄ‬ș͛Ǡక̗ǽ֭ǺૅԑɮɓɋɐǺ۴፧ǤțǵǓȚǃ࿫͛క̗◻ᅽሤǄǷƸǢǽ‫◻͛ۄ‬ᅽሤȡȗǞǙ◼ȎǽǕǗƸ‫ۄ‬ș͛ǠǵǞǯǤǓƹ
ᣀǺǃયӴˀǽǣᗨ๟ǄǾƸᅄక֭ǺർǩǙ◼ȎǞǯǤǓƹȍǮƸǢǽ‫◻͛ۄ‬ᅽሤǾǙૃᐯǶЄᶩǓǮǯǞȗǕǺϞⲠǦǵǞǯǤǓƹ

安全上のご注意

必ずお守りくださいƪ࿫͛క̗Ƹ⯍ᕧక̗ǾƸǢǽǃયӴˀǽǣᗨ๟ǄȡȗǞǙ◼ȎǽǕǗ᯺ીǺ⒅ǲǵǞǯǤǓƹ
ƪǢǢǺᰳǦǮᗨ๟̗ⱼǾƸǃƷ⚋‫ܝ‬ǄƸǃƷᗨ๟ǄǺٚոǦǵǓȍǨǛƸǓǩțȑયӴǺ⬄ǨȚ⦔┶ǹԑ૓ȡ▉⠅ǦǵǓȍǨǽǶƸർǩƷમǲǵǞǯǤǓƹ⒙ᰳǷ๟‫ܬ‬ǾᓎǽȗǕǺǹǲǵǓȍǨƹ

警告 ǃᔎ̭ȓ⦔҈ȡ⛤ǕǙǬțǛǑȚԑ૓ǄǶǨƹ注意ǃ⟽҈ȡ⛤ǕǢǷȓƸ⛥᧳ǽ၏્Ǜ᫘᧯ǨȚǙǬțǛǑȚԑ૓ǄǶǨƹƪ࿫͛క̗લ̒ൖƸ▿⣌⟵ȡ⒅Ǔᨵ౐ǛǹǓǢǷȡ᯺◜ǨȚǷǷȑǺé‫◻͛ۄ‬ᅽሤêǺǬǲǵǙૃᐯǺπ᧸ᅀᗕƸǙཆӱțǽǦǚǮȡ◻
ƷᅽǦǵǞǯǤǓƹ

警

告● 据付、電気工事は、販売店または専門業者に依頼してください。ご自分で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電・火災等の原因になります。

● 据付工事は、“据付工事説明書”に従って確実に行ってください。据え付けに不備があると、冷媒漏れ、水漏れ、感電、火災等の原因になります。漏れや感電・火災等の原因になります。

● 電気工事は、電気工事士の資格のある方が、｢電気設備に関する技術基準｣、｢内線規程｣および室内ユニットの“据付工事説明書”に従って施工し、必ず専用回路を使用してください。電気回路容量不足や施工不備があると、感電・火災の原因になります。
● 配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように確実に固定してください。接続や固定が不完全な場合は、発熱、火災等の原因になります。
● 据え付けは、重量に十分耐える所に確実に行ってください。強度が不足している場合は、ユニットの落下によリ、けがの原因になります。
● 作業中に冷媒ガスが漏れた場合は換気をしてください。冷媒ガスが火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。
● 設置工事終了後、冷媒ガスが漏れていないことを確認してください。冷媒ガスが室内に漏れ、ファンヒーター、ストーブ、コンロなどの火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。
● 天井パネルが室内ユニットに確実に仮掛けされていることを確認してください。
● 天井パネルは付属の取付ネジで固定してください。
付属以外のネジを使用すると天井パネルが落下してケガをする恐れがあります。

注

意● 06形の天井パネルと吸込パネルは中央に引っ掛け金具があります。

吸込パネルは取り付け方向に注意して金具同士が確実に引っ掛かるようにしてください。

● フラップを手で動かさないでください。故障の原因になります。

● 風向はエアコンの位置、お部屋の構造、調度品等によって変わることがあります。

冷えや暖まりが良くない時は、風向を変えて様子をみてください。

● 油を多量に使用する中華料理店などの調理場や工場の機械設備の近くには、室内ユニットを据え付けないでください。樹脂部分の変形や破損の原因になります。

● 可燃性ガスの漏れる恐れのある場所への設置は行わないでください。万一ガスが漏れてユニットの周囲に溜ると、発火の原因になることがあリます。

-1-

仕様と据付（2 方向天井カセット形）
1. 付属品

付属品は据付工事に必要なため、工事が完了するまで捨てないでください。

取付ネジ

取付ネジ

（M5×L40）
4本

取付説明書（M4×L25）2本（03形、06形のみ）

本説明書
お客さまに必ず渡してください

2. 天井パネル取り付け前の準備（1）天井開口寸法は図１に従ってください。

D

55

20

パネルおよび天井開口穴センター

E

40

C

70

吊りボルトピッチ B

640
天井開口寸法600

530
吊りボルトピッチ（2）室内ユニットまたは別売フィルターチャンバー下面と天井面との寸法は、60～65mmになるように
室内ユニットの吊りボルトで高さ調節してください。（図2）30

天井開口寸法 A
mm

ユニット

A

B

C

02形
03形
06形

D

E

22～56形

1,020

920

840

440

480

63～90形

1,320 1,220 1,140

590

630

112～160形

1,810 1,710 1,630

835

875

60～65mm

（図1）

パネル

天井面
（図2）室内ユニットの高さ調整-2-モヤヹョプパノビパフヘヒ
ベブフプフピプペフベプパパヒャユパビヒヒノヒパビヒペ

仕様と据付（2 方向天井カセット形）
3. 天井パネルの取り付けかた（1）吸込パネルとエアフィルターをはずします。
① 吸込パネルのはずしかた（図3）
A～Cの手順で吸込パネルの片側をはずし、パネルの落下防止用ひもを止めているネジをはずしてから、D、Eの手順でもう一方をはずします。
② エアフィルターのはずしかた（図8）02形：フックを手で押してはずします。
03形、06形 ：フィルター押えフックを90度回転させてからはずします。

B

E
D

A
C

（図3）吸込パネルのはずしかた（2）天井パネルを室内ユニットに取り付けます。（図8）① 電装ボックスと反対側の仮掛け金具（固定金具側）を室内ユニットに引っ掛けます。（図4）
次に電装ボックス側を持ち上げ仮掛け金具（可動金具側）を室内ユニットに引っ掛けます。（図5）
このとき可動金具が、カチッと室内ユニットにロックすることを確認してください。
天井パネルは室内ユニットへの取り付けを容易にするため、仮掛け金具が付いています。

電装ボックス
仮掛け金具

仮掛け金具

（図4）固定金具側（図5）可動金具側② 天井パネルが室内ユニットへ仮掛けされていることを確認してください。
③ 次に取付ネジ（M5×L40 ワッシャー付き）4本で、天井パネルを固定します。
03形、06形は、さらに吹出口中央部を取付ネジ（M4×L25）2本で固定します。
④ 天井パネルの取り付けが完了しましたら、室内ユニットの電装ボックス内の8P赤コネクタに天井パネルのコネクタを接続します。
（図6）（コネクタを接続しないとリモコンにエラー表示P09がでて、運転できません）⑤ 天井パネルと天井面が密着していることを確認し、吸込パネルをはずした時の逆の手順でエアフィルターと吸込パネルを取り付けます。忘れずに落下防止用ひもの固定ネジを止めてください。
ユニット本体と天井パネル、および天井パネルと天井面に隙間のないことを再確認します。
（隙間があると水漏れや露付きの原因となります。）● 天井パネルをはずすときは、可動金具を矢印方向に押してロックを解除します。（図7）

上記項目を確認した後、この説明書とユニット本体および別売部品の説明書等の一式全てをお客様へ渡してください。
その際、ユニット本体の取扱説明書に記載されたフィルターの清掃の説明を必ずお客様へしてください。
-3-

仕様と据付（2 方向天井カセット形）
3. 天井パネルの取り付けかた（つづき）
02形
室内ユニット

8P赤コネクタ電装ボックス

パネルコネクタ

天井パネル
落下防止用ひも（2本）（図6）コネクタ接続のしかた

フィルター
引っ掛け詳細図

M5×L40ネジ（4本）

フック詳細図エアフィルター
中間フック詳細図

吸込パネル（図7）可動金具の操作（図8）天井パネルの取り付けかた

03形、06形
室内ユニット

電装ボックス

8P赤コネクタ

天井パネル

パネルコネクタ

落下防止用ひも（2本）
M4×L25ネジ（2本）（図6）コネクタ接続のしかた

フィルター
押さえフック詳細図

フィルター
引っ掛け詳細図

M5×L40ネジ（4本）

エアフィルター（06形のみ2分割）
吸込パネル

中央引っ掛け金具詳細図（06形のみ）（図8）天井パネルの取り付けかた（図7）可動金具の操作-4-

仕様と据付（2 方向天井カセット形）●昇降グリル付天井パネル（CZ-02KSL3A・CZ-03KSL3A・CZ-06KSL3A）■取付説明書品番
CZ-02KSL3

CZ-03KSL3

CZ-06KSL3

昇降グリル付天井パネル取付説明書● 電気配線工事は、ユニット本体同梱の「電気工事担当のかたへ」または「据付工事説明書」の説明にしたがってください。

安全上のご注意

取り付け前に■ 据付工事・電気工事は、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ確実に行ってください。
■ ここに示した注意事項は、「 警告」「 注意」に区分していますが、いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので必ず守ってください。表示と意味は次のようになっています。

1. 天井開口穴寸法は図 1 に従い、確実に行ってください。
2. 室内ユニット下面と天井面との寸法は、60 ～ 65mm になるよ
うに室内ユニットの吊ボルトで高さ調整してください。
（図 2）

530
吊ボルトピッチ600

取り扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負う

注意 危険が想定される場合および物的損害のみの発

パネルおよび天井開口穴センター生が想定される場合。

640
天井開口穴寸法取り扱いを誤った場合に、使用者が死亡または警告 重傷を負う可能性が想定される場合。

● 据付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認するとともに55

吊ボルトピッチ B

7030

天井開口穴寸法 A

告mm● 吸込パネルのフックに吊りワイヤーを引っ掛ける時は、説明書にそって確実に行ってください。
● 天井パネルの室内ユニットへの仮掛けおよび固定は確実に行ってください。また固定は必ず付属ネジを使用してくだ
さい。

注

E
C

40

A

B

C

D

E

22～56形

1,020

920

840

440

480

63～90形

1,320 1,220 1,140

590

630

112～160形

1,810 1,710 1,630

835

875

（図 1）天井開口穴寸法

意

室内ユニット
60～65

警

D

20

“取扱説明書”にそってお客様に使用方法、お手入れの仕方を説明してください。また“据付工事担当のかたへ”“電気工事担当のかたへ”または“据付工事説明書”は、取扱説明書と共に、お客様で保管いただくように依頼してください。

● 吹出フラップは手で動かさないでください。故障の原因になります。

● 風向はエアコンの位置、お部屋の構造、調度品などによって変わることがあります。冷えや暖まりが良くない時は、風向を変えて様子をみてください。
● 昇降グリル付天井パネルは、別売の電気ヒーターおよび吹出
口丸合フランジ、高性能・超ロングライフフィルターとの併用はできません。ただし、フィルターチャンバーのみの併用は可能です。

天井材（図 2）室内ユニットの高さ調整

天井パネルの取り付けかた
ご注意

付属品

● ワイヤレスリモコンで操作する場合は、ワイヤレス受信部に

取付ネジ

取付ネジ

（M5×L40）
56形：4本
80形：4本140形：4本（M4×L25）56形：0本
80形：2本140形：2本樹脂クランパー

付け替えてから天井パネルを取り付けます。（詳細は 3 ページを参照してください。）

取付説明書

取扱説明書

1. エアフィルター付吸込パネルをパネル枠から取り出します。
① エアフィルター付吸込パネルは、パネル枠に両端テープ止め
しています。テープを取ると取り出せます。
② エアフィルターのはずしかた（図 3）
エアフィルターはフィルター台の切欠きにそって手前へ引くと取り出せます。

本説明書
据付工事説明書
試運転編 補足

2. パネル枠を室内ユニットに取り付けます。
5本（図 4、コネクタは室内ユニットの電装ボックス側にします。
）

1冊

－1－

85464369497002
BE0311-20214

仕様と据付（2 方向天井カセット形）

ご注意● パネル枠を取り付けるとき、吊りワイヤーは梱包状態（ポリ袋に収納、テープ止め）で行ってください。
① エアフィルターと吸込パネルははずした状態で、パネル枠を
室内ユニットに取り付けます。
② コネクタと反対側仮掛け金具を室内ユニットに引っ掛けます。
（図 5）
次にコネクタ側を持ち上げ可動金具を室内ユニットに引っ掛
けます。
（図 6）
このとき可動金具が、カチッと室内ユニットにロックしたことを確認してください。
（天井パネルは室内ユニットへの取り付けを容易にするため、
仮掛け金具が付いています。）③ パネル枠が室内ユニットへ確実に仮掛けされたことを確認してください。
④ 次に付属ネジ（M5 × L40 ワッシャー付き 4 本）で、パネル枠を固定します。80 形と 140 形はさらに吹出口中央部を付属ネジ（M4 × L25 2 本）で固定します。
⑤ パネル枠と天井面が密着していることを確認してください。
隙間があると水漏れや露付きの原因となります。
エアフィルター切欠き

昇降グリルをワイヤードまたは
タイマーリモコンから操作するための設定方法
ワイヤード（タイマー）リモコンのボタンでグリルを操作するためには必ずワイヤード（タイマー）リモコンから下記設定を行なってください。
この設定をしないとボタンを長押ししても“この機能は使用できません”または“”が表示されます。
①＋＋
ボタンを同時に 4 秒間以上押します。
※ 昇降グリルを設置している室内ユニットを含むグループ制御を行なう場合は親機に対して設定する必要があります。最初に表示されるユニット No はグループ制御の親機の室内ユニットアドレスですのでボタンを押さないでください。
② 温度設定／ボタンで項目コード「30」を指定しま
す。
③ 時間
／
ボタンで設定データを「0000」から「0001」に変更します。
④
ボタンを押します。
（表示が点滅から点灯に変われば OK）⑤
ボタンを押します。通常の停止状態になります。
ボタ
ンを 4 秒間以上押して液晶表示部に“フィルター”または“”と表示されることを確認してください。再度
ボタン
を 4 秒間以上（または、2 回）押すと通常の停止状態に戻ります。

フィルター台ワイヤードリモコンタイマーリモコン

室温設定温度項目
コード

運転切換管理中

ータ

サー
切

運転／停止

温度設定

タイマー

時間

（図 3）エアフィルターのはずしかた
フィルター

②

室内ユニット

セット

風速切換

運転切換

取消

スイング/風向

省エネ

点検

ユニット選択

換気

①, ⑤

①

③ ① ,④

②

①, ⑤

① ,④

①

③

※ ワイヤードリモコン（CZ-10RT4）をご使用の場合は、同梱の「据付工事説明書 試運転編 補足」を参照してください。
電装ボックス

据え付け後の動作確認

コネクタ側
パネル枠

● 電源投入時、初めて操作した場合は、下げるを押しても上昇動作をします。

M4×L25ネジ（80・140形のみ：2本）

丸シャフト（4個）
応急処置時に
使用します

系統

F℃

バックアップ

吸込パネル● 昇降グリルが天井パネルにきちんと収まると、収納動作を 2 回くり返した後、モーターが停止します。

M5×L40ネジ（4本）
ワッシャー付き
吊りワイヤー
ポリ袋に収納状態（テープ止め）

電気配線のしかた（図 7）
室内ユニット電装ボックス

昇降メカ

・昇降基板

（図 4）天井パネルの取り付けかた

端
子
板

OP1
CN309 13P黄 3

1 AC200V IN
3 CN6

GRL 1
CN020 2
3P黄 3

1
操作ボタン対応
2
CN1
3 4P白
4

1

3P赤

3

6P白

1 2

1
2
3
ワイヤレス
4
操作部
5
6

仮掛け金具

（図 5）固定金具側

1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6

1
2 ワイヤレス対応
3 CN005
4 6P白
5
6

6P赤

受信部

1
2
3
4
5
6

1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6

1
2
3 CN004
4 6P白
5
6

6P白

仮掛け金具

●

（図 6）可動金具側はワイヤレスリモコンに同梱の配線です。

（図 7）電気回路図－2－

仕様と据付（2 方向天井カセット形）
別売ワイヤードリモコンまたは昇降操作専用リモコンで操作する場合：出荷状態① 天井パネルの 8P 赤コネクタを室内ユニット電装ボックス内の 8P
赤コネクタに接続します。コネクタを接続しないと運転できません。
② 昇降メカの電原 3P 黄コネクタ（2 線）を室内ユニット基板の OP1（3P 黄）に接続します。
③ 昇降メカの信号 3P 黄コネクタ（3 線）を室内ユニット基板の GRL（3P 黄）に接続します。
④ 昇降メカと受信部を結んでいる 6P 赤コネクタは、室内ユニット電装ボックス内の 8P 赤コネクタ部に収納します。
⑤ 昇降メカの配線はファンモーター配線に沿わせて付属クランパーで結束し、吊りワイヤーに接触しないように整形してください。また室内ユニット電装ボックス内も整形して付属クランパーで結束してください。
（図 8、図 9）

OP1（3P黄）GRL（3P黄）

CN309

CN020

（図 8）室内ユニット基板への接続

6P赤コネクタ

8P赤コネクタ

昇降メカと受信部配線

天井パネル

6P白コネクタ

付属クランパーワイヤレスリモコンで操作する場合信号3P黄コネクタ
GRL

電源コネクタOP1

室内ユニット電装ボックス内の配線処理
昇降メカ配線

昇降メカ
付属クランパー（図 9）昇降メカ配線の結束

別売ワイヤレスリモコンで操作する場合（昇降操作専用リモコンでも操作できます。）
1. 昇降グリル受信部をワイヤレス受信部（lND-SH1U）に付け替えます。
（図 10）
ご注意 受信部の付け替えは、
天井パネルの取り付け作業前に行ってくだ

M4×L10ネジ（2本）

受信部

ネジ（2本）
6P白コネクタ

さい。
① 天井パネルを裏側にして、カバーをはずします。（M4 × L10 2 本）
② 受信部（ネジ 2 本）をはずしツメ部を矢印（ ）方向に押しながら受信部を取り出し、6P 白コネクタを根元からはずします。
③ ワイヤレスリモコンキットから受信部（IND-SH1U）のみ取り出し、②項ではずした 6P（白）コネクタを接続して天井パネルに取り付けます。

2. ワイヤレス操作部を取り付けます。
（図 11）① 操作部は天井パネルを表面にして、付属ネジ（M4 × L10 2 本）で固定します。
② 操作部の端子付き 2 線は、室内ユニットリモコン用端子板に接続します。
（極性はありません。
）配線は整形して 8 の字クランパーで結束します。
③ 操作部の 6P 白コネクタにワイヤレスリモコンキット受信部からはずした 6P 白コネクタを接続し、もう一方の 6P 白コネクタは昇降基板に接続します。昇降メカふた（ネジ 3 本）をはずし配線穴を通して昇降基板の 6P 白（CN005）コネクタに接続します。
（図 12）

3. その他の電気配線のしかたは、“ワイヤードリモコンまたは昇降操作専用リモコンで操作する場合”と同じです。

カバー
ワイヤレス受信部
IND-SH1U

受信部のはずしかた

天井パネル（図 10）ワイヤレス受信部の付け替え
M4×L10ネジ（2本）
6P（白）コネクタ

ワイヤレス操作部

ワイヤレスリモコンキットの受信部からはずした6Pコネクタを中継して昇降基板へ接続

CN005（6P白）昇降基板

ワイヤレス対応

配線通し穴
8の字クランパー

6P白コネクタ

配線は板金の
切欠き穴に
収納させて
整形する

CN005

ネジ（3本）
昇降メカふた端子付き 2線
室内ユニットリモコン用端子板に接続SW1
下降距離設定ワイヤレス操作部（図 12）昇降基板への接続（図 11）ワイヤレス操作部の取り付けかた－3－

仕様と据付（2 方向天井カセット形）
吸込パネルの取り付けかた
ご注意

140 形の場合● 吸込パネルに吊りワイヤーを取り付ける時は、吊りワイヤーや吸赤（丸）ラベル

込パネルに傷が付かないように安定した架台の上で作業してください。
● 吊りワイヤーは吸込パネルのフックヘ確実に取り付けてください。
不完全に取り付けると落下の恐れがあります。
● 吸込パネルの取り付けには方向性があり、赤（丸）ラベルを室内
ユニット電装ボックス側にします。逆にすると吸込パネルが収納できません。

室内ユニット電装ボックス側

吸込パネル
中央フィルター台（2個）
吊りワイヤーは必ずフィルター台の下を通す

フック（4個）1. ポリ袋から吊りワイヤーを取り出します。

56 形・ 80 形の場合

（図 13）
2. 吊りワイヤーを取り付けます。

フック① 56 形・ 80 形の場合は、吊りワイヤーの樹脂ストッパーを連結金
具の切欠きに通して引っ掛けます。
次に吊りワイヤーをフックに通して、吸込パネルを吊り下げます。
② 140 形の場合は吊りワイヤーの片側を中央のフィルター台（2個）の下を通してから、樹脂ストッパーを連結金具の切欠きに通して引っ掛けます。
次に吊りワイヤーをフックに通して、吸込パネルを吊り下げます。

赤（丸）ラベル室内ユニットの電装ボックス側

フック（4個）吊りワイヤーはフックの側面から通します。

吸込パネル

連結金具

3. エアフィルターをフィルター台に取り付けます。吸込パネルが傾いているときは、吸込パネルを水平にしてください。

スプリング

樹脂ストッパーワイヤ先端カシメ

連結した状態（図 13）吊りワイヤーの取り付けかた

その他
ご注意● 昇降中に障害物に当ると、ワイヤーゆるみ検知が動作して昇降できなくなりま（出荷時設定＝2.0m）

1（ON）

す。この時は吊りワイヤーを手で引き、ゆるみの無い状態でリモコン操作すると昇降できます。
● 昇降グリルを操作する時は、室内ユニットの運転は停止してから行ってください。運転したまま行うと故障の原因になります。

1. 昇降グリル下降距離設定のしかた① 下記の方法で昇降グリルの下降距離が 3 段階に設定できます。
② 昇降メカふた（ネジ 3 本）をはずし、昇降基板の SW1（下降距離設定、図 12）で設定します。
（図 14）③ 出荷時は 2.Om の設定にしています。

※

0（OFF）
1 2 3 4※56/80形は常時「0」140形は常時「1」（図 14）グリル下降距離設定

2. サービス時の応急処置のしかた（吸込パネルが動作しない時）① フックに取り付けている吊りワイヤーをはずしてエアフィルター付吸込パネルを取り出します。
② 吸込パネル両端にネジ止めしている応急用金具を取り出します。（図 15）③ 応急用金具のとって部を外側にして、はずしたネジで 4 コーナーに取り付けます。
このとき応急用金具は、内側にスライドしておきます。
（図 16）④ エアフィルター付吸込パネルをパネル枠の吸込口に収納させ、応急用金具を外側ヘスライドさせてパネル両端の丸シャフト（4個）に引っ掛けます。（図 16）⑤ 吸込パネルがパネル枠の丸シャフトヘ確実に応急用金具ロックしたことを確認してください。
内側へスライドしておく

丸シャフト
応急用金具

応急用金具
左右2個

吸込パネル

（図 15）応急用金具のはずしかた

パネル枠に収納後外側へスライドさせてパネル枠の丸シャフトに引っ掛ける

丸シャフト

応急用金具

（図 16）応急用金具の取り付けかた
上記項目を確認した後、この説明書とユニット本体および別売部品の説明書等の一式全てをお客様へ渡してください。
その際、取扱説明書に記載されたフィルターの清掃の説明を必ずお客様にしてください。
－4－

仕様と据付（2 方向天井カセット形）●天井材組込パネル■取付説明書品番
CZ-02KTL3

天井材組込パネル取付説明書
□ 付属品

4個

4個

取付ビス

（M4×L10）8本□ 取り付け前にパネルおよび天井開口穴センター

1. 天井開口寸法は図１に従い、確実に行ってく

640
天井開口寸法

（M5×L40）4本

天井材固定用パッキン

530
吊りボルトピッチ

押え金具

600

天井パネル取り付け用
取付ねじ

バー下面と天井面との寸法は、60～65mmになるように室内ユニットの吊りボルトで高さ調節してください。
（図2）

D

E

40

C

70

吊りボルトピッチ B□ 天井パネルの取り付けかた

1. 吸込パネルとエアーフィルターをはずします。

① 吸込パネルのはずしかた（図3）
A～Eの手順で吸込パネルの片側をはずし、パネルの落下防止用ひもを止めているねじをはずしてから、もう一方をはずします。
② エアーフィルターのはずしかた（図8）
エアーフィルターはフックを手で押してはずします。

55

2. 室内ユニットまたは別売フィルターチャン

20

ださい。

30

天井開口寸法 Amm

22～56形

A

B

C

D

E

1,020

920

840

440

480

（図1）天井開口寸法

2. 天井パネルを室内ユニットに取り付けます。

60～65（図8.コネクタは電装ボックス側）① コネクタと反対側の固定金具を室内ユニッ
トに引っ掛けます。
（図4）
次にコネクタ側を持ち上げ可動金具を室内ユニットに引っ掛けます。
（図5）
このとき可動金具が、カチッと室内ユニッ
トにロックすることを確認してください。
天井パネルは室内ユニットへの取り付けを容 （図2）室内ユニットの高さ調整易にするため、仮掛け金具が付いています。

B

E

注意ラベル
A

C

D

（図3）吸込パネルのはずしかた

仮掛け金具

仮掛け金具

（図4）固定金具側（図5）可動金具側② 天井パネルが室内ユニットへ仮掛けされていることを確認してください。
③ 次に付属ねじ（M5×L40 ワッシャー付き 4本）で、天井パネルを固定します。
④ 天井パネルの取り付けが完了しましたら、室内ユニットの電装ボックス内の8P赤コネクタに天井パネルのコネク
タを接続します。
（図6）（コネクタを接続しないとリモコンにエラー表示P09がでて、運転できません）⑤ 天井パネルと天井面が密着していることを確認し、吸込パネルをはずした時の逆の手順でエアーフィルターと吸込パネルを取り付けます。忘れずに落下防止用ひもの固定ねじを止めてください。

3. 天井材の取り付けかた① 天井材の加工寸法は右表に従い、確実に行ってください。
② 吸込パネルへの取り付けかた（1）加工した天井材を吸込パネルに組込みます。
（2）次に付属の押え金具で、天井材を固定します。
（3）天井材の厚みは、9mm～15mmまで組込みできます。

mm

天井材寸法
（たて×よこ）56形

300 × 900
85464369488000

仕様と据付（2 方向天井カセット形）

安全上のご注意■ 据付工事・電気工事は、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ確実に行ってください。
■ ここに示した注意事項は、「

警告」「 注意」に区分していますが、いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。表示と意味は次のようになっています。

警告 取り扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合。
取り扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負う危険が想定される場合および物的損害のみの注意 発生が想定される場合。

※ 据付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認するとともに“取扱説明書”にそってお客様に使用方
法、お手入れの仕方を説明してください。また“据付工事担当のかたへ”、“電気工事担当のかたへ”は、“取扱説明書”とともに、お客様で保管いただくように依頼してください。

警

告● 天井パネルが室内ユニットに確実に仮掛けされていることを確認してください。
● 天井パネルは付属ねじ（M5×L40ワッシャー付き 4本）で固定してください。

付属以外のねじを使用すると天井パネルが落下してケガをする恐れがあります。

注

意● 絶対に手で吹出羽根を動かさないでください。故障の原因になります。
● 風向はエアコンの位置、お部屋の構造、調度品等によって変わることがあります。

冷えや暖まりが良くない時は、風向を変えて様子をみてください。

● 油を多量に使用する中華料理店などの調理場や工場の機械設備の近くには、室内ユニットを据え付けないでください。樹脂部分の変形や破損の原因になります。

● 天井材の厚みが9mm～12mmの場合は、付属パッキンを貼って固
定します。

押え金具

パッキン

□ 風向調節のしかた
リモコン操作でお好みの位置に風向調節できます。またリモコンにはオートスイ
ング機構も付いています。

● 天井材の厚みが15mmの場合は、押え金具を反転させ、付属パッキンを貼って固定します。

押え金具

パッキン

室内ユニット□ サービスのしかた
1. 天井パネルをはずすときは、吸込パネ
ルとエアーフィルターおよびコネクタ
をはずします。
2. 天井パネルは電装ボックス側を押し上げて、可動金具を図7の矢印方向に押して引っ掛けをはずします。次に反対側の固定金具の引っ掛けをはずします。

電装ボックス
天井パネル
落下防止用ひも（2本）
フィルター引っ掛け詳細図

M5×L40ねじ（4本）
8P赤コネクタ

フック詳細図パネルコネクタ

エアーフィルター（図6）コネクタ接続のしかた

中間フック詳細図

押え金具

天井材厚み
9～12mm
の場合

天井材
注意ラベル

吸込パネル

（図7）可動金具の操作（図8）天井パネルの取り付けかた

天井材厚み15mmの場合

仕様と据付（2 方向天井カセット形）●天井材組込パネル■取付説明書品番
CZ-03KTL3

CZ-06KTL3

天井材組込パネル取付説明書□ 付属品
押えパッキン

取付ビス

80形：6個140形：6個（M4×L10）80形：12本
140形：12本□ 取り付け前に

1.天井開口寸法は図１に従い、確実に行ってください。
2.室内ユニットまたは別売フィルターチャンバー下面

D

55

80形：6個140形：6個

パネルおよび天井開口穴センター

20（M5×L40） （M4×L25）
80形：4本
80形：2本140形：4本
140形：2本

E

40

C

70

吊ボルトピッチ B

640
天井開口寸法天井材固定用
押え金具

600

取付ビス

530
吊ボルトピッチ

天井パネル取り付け用
取付ねじ

30

天井開口寸法 Aと天井面との寸法は、60～65mmになるように室内ユニットの吊ボルトで高さ調節してください。（図2）mm

A□ 天井パネルの取り付けかた

1.吸込パネルとエアーフィルターをはずします。

B

C

D

E

63～90形

1,320 1,220 1,140

590

630

112～160形

1,810 1,710 1,630

835

875

（図1）天井開口寸法
60～65① 吸込パネルのはずしかた（図3）
注意ラベル側を持って、A～B手順で手前をはずし、パネルの落下防止用ひもを止めているねじをはずしてから、C～E手順でもう一方をはずします。
吸込パネルは1方向開きで、注意ラベル側のみ開閉できます。
② エアーフィルターのはずしかた（図8）
エアーフィルターはフィルター押えフックを90度 （図2）室内ユニットの高さ調整
回転させてからはずします。

B

E

注意ラベル
A

C

D

（図3）吸込パネルのはずしかた

2.天井パネルを室内ユニットに取り付けます。（図8.コネクタは電装ボックス側）① コネクタと反対側の固定金具を室内ユニットに引っ掛けます。
（図4）
次にコネクタ側を持ち上げ可動金具を室内ユニットに引っ掛けます。
（図5）
このとき可動金具が、カチッと室内ユニットにロックすることを確認してください。
天井パネルは室内ユニットへの取り付けを容易にするため、仮掛け金具が付いています。

仮掛け金具

仮掛け金具

（図4）固定金具側（図5）可動金具側② 天井パネルが室内ユニットへ仮掛けされていることを確認してください。
③ 次に付属ねじ（M5×L40 ワッシャー付き 4本）で、天井パネルを固定します。80形と140形はさらに吹出口中央部を付属ビス（M4×L25 2本）で固定します。
④ 天井パネルの取り付けが完了しましたら、室内ユニットの電装ボックス内の8P赤コネクタに天井パネルのコネクタを接続します。
（図6）（コネクタを接続しないとリモコンにエラー表示P09がでて、運転できません）⑤ 天井パネルと天井面が密着していることを確認し、吸込パネルをはずした時の逆の手順でエアーフィルターと天井材を組み込んだ吸込パネルを取り付けます。忘れずに落下防止用ひもの固定ねじを止めてください。

3.天井材の取り付けかた① 天井材の加工寸法は右表に従い、確実に行ってください。
② 吸込パネルへの取り付けかた（1）加工した天井材を吸込パネルに組み込みます。
（2）次に付属の押え金具で、天井材を固定します。
（80形…6本、140形…6本）（3）天井材の厚みは、9mm～15mmまで組み込みできます。

mm

天井材寸法
（たて×よこ）80形

300 × 1,200

140形

300 × 1,690
85464369489000

仕様と据付（2 方向天井カセット形）

安全上のご注意■ 据付工事・電気工事は、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ確実に行ってください。
■ ここに示した注意事項は、「

警告」「 注意」に区分していますが、いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。表示と意味は次のようになっています。

警告 取り扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合。
注意 取り扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負う危険が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される場合。
※ 据付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認するとともに“取扱説明書”にそってお客様に使用方法、お手入れの仕方を説明してください。また“据付工事担当のかたへ”、“電気工事担当のかたへ”は、“取扱説明書”と共に、お客様で保管いただくように依頼してください。

警

告● 天井パネルが室内ユニットに確実に仮掛けされていることを確認してください。
● 天井パネルは付属ねじ（M5×L40 ワッシャー付き 4本）で固定してください。

付属以外のねじを使用すると天井パネルが落下してケガをする恐れがあります。

注

意● 140形の天井パネルと吸込パネルは中央に引っ掛け金具があります。

吸込パネルは取り付け方向に注意して金具同士が確実に引っ掛かるようにしてください。

● 絶対に手で吹出羽根を動かさないでください。故障の原因になります。
● 風向はエアコンの位置、お部屋の構造、調度品等によって変わることがあります。

冷えや暖まりが良くない時は、風向を変えて様子をみてください。

● 天井材の厚みが9mm● 天井材の厚みが15mm～12mmの場合は、付属パッキンを貼って固定します。

押え金具の場合は、押え金具を反転させ、付属パッキンを貼って固定します。

パッキン

押え金具

パッキン

□ 風向調節のしかた
リモコン操作でお好みの位置に風向調節できます。
またリモコンにはオートスイング機構も付いています。

室内ユニット□ サービスのしかた

1.天井パネルをはずすときは、吸込パネルとエアー

電装ボックス
天井パネル

フィルターおよびコネクタをはずします。

2.天井パネルは電装ボックス側を押し上げて、可動金具を図7の矢印方向に押して引っ掛けをはずします。
次に反対側の固定金具の引っ掛けをはずします。

M4×L25ビス（80・140形のみ：2本）

落下防止用ひも（2本）

フィルター押さえフック詳細図
フィルター引っ掛け詳細図

M5×L40ねじ（4本）

エアーフィルター（140形のみ2分割）
天井材厚み9～12mmの場合

8P赤コネクタ
パネルコネクタ

押え金具

天井材厚み
15mmの場合

天井材（図6）コネクタ接続のしかた（図7）可動金具の操作

注意ラベル

吸込パネル

中央引っ掛け金具詳細図（140形のみ）（図8）天井パネルの取り付けかた

仕様と据付（2 方向天井カセット形）●高性能フィルター（AFT-MSS56U、80U、140U）
■仕様
名 称
品 番
適用室内機
初期風量
m3/min
最終風量m3/min
初期圧損
Pa
最終圧損
Pa
保塵量
g/ﾕﾆｯﾄフィルター寿命
時間
平均効率
使用濾材
フィルター分割数
質量kg
幅mm
フィルター 奥行
mm
外形寸法
厚み
mm
品 番
適用
フィルター 質量kg
チャンバー 厚みmm

高性能フィルター （比色法65％）
AFT-MSS56U
AFT-MSS80U
AFT-MSS140U
22形 28,36形 45,56形 71形
80形
90形
112形
140形
160形
8.7
9.6
12.5
18.2
20.0
20.6
28.7
31.3
32.6
5.7
6.7
8.3
11.3
13.5
14.2
19.2
20.0
22.5
6.5
6.8
10.0
11.2
13.2
14.5
14.3
14.9
14.9
63.0
64.5
93.0
94.0
96.0
100.0
98.7
109.5
112.3
210
210
250
350
350
360
500
520
520
6700
6200
5600
5400
4900
4900
4900
4600
4400
比色法 65％ （ダスト JIS 11種）
ポリオレフィン系帯電繊維（抗菌、防カビ仕様）
1枚組
1枚組
2枚組
1.1 (1.1 × 1)
1.5 (1.5 × 1)
2.2 (1.1 × 2)
745 × 11045 × 1
745 × 2
316
316
316
50
50
50
CMB-FSS56U
CMB-FSS80U
CMB-FSS140U
2.9
3.7
5.6
85
85
85

●高性能フィルター（AFT-HSS56U、80U、140U）
■仕様
名 称
品 番
適用室内機
初期風量
m3/min
最終風量m3/min
初期圧損
Pa
最終圧損
Pa
保塵量
g/ﾕﾆｯﾄフィルター寿命
時間
平均効率
使用濾材
フィルター分割数
質量kg
幅mm
フィルター 奥行
mm
外形寸法
厚み
mm
品 番
適用
フィルター 質量kg
チャンバー 厚みmm

高性能フィルター （比色法90％）
AFT-HSS56U
AFT-HSS80U
AFT-HSS140U
22形 28,36形 45,56形 71形
80形
90形
112形
140形
160形
8.5
9.5
12.2
17.4
19.4
20.0
27.9
30.4
31.8
5.7
6.7
8.3
11.3
13.5
14.2
19.2
20.0
22.5
12.1
13.0
17.6
18.1
19.9
20.3
19.9
21.5
24.0
63.0
64.5
93.0
94.0
96.0
100.0
98.7
109.5
112.3
140
150
190
280
280
290
400
410
410
4600
4300
4200
4500
4000
4000
4000
3700
3600
比色法 90％ （ダスト JIS 11種）
ポリオレフィン系帯電繊維（抗菌、防カビ仕様）
1枚組
1枚組
2枚組
1.1 (1.1 × 1)
1.5 (1.5 × 1)
2.2 (1.1 × 2)
745 × 11045 × 1
745 × 2
316
316
316
50
50
50
CMB-FSS56U
CMB-FSS80U
CMB-FSS140U
2.9
3.7
5.6
85
85
85

注記
(1) フィルター寿命は、塵埃濃度0.15mg/m3（ﾋﾞﾙ管理法規制値）で算出した値を示します。現場状況により、フィルター
寿命と保塵量は異なりますのでご注意ください。
(2) 高性能フィルターを取付けると風量がダウンして弱風運転の場合は、保護装置が作動する恐れがあります。これを防止するため、フィルターチャンバー付属の中継コネクタ（9P：風量アップ用中継線）を室内機の電装箱のコネクタに接続してください。（製品に添付の取付説明書参照）(3) 風量・圧損・保塵量・寿命は、急風時（HTタップ）の値を示します。
(4) 高性能フィルター取付けの場合は、ダクト接続できません。

仕様と据付（2 方向天井カセット形）●高性能フィルター（AFT-LSS56U、80U、140U）■仕様
名 称
超ロングライフフィルター （重量法40％）
品 番
AFT-LSS56U
AFT-LSS80U
AFT-LSS140U
適用室内機
22形 28,36形 45,56形 71形
80形
90形
112形
140形
160形
3
7.7
7.9
10.8
16.7
18.6
19.5
27.4
31.2
32.3
初期風量
m /min
最終風量
6.8
8.1
12.6
14.1
15.0
20.0
21.9
23.6
m3/min 5.8
初期圧損
Pa
2.0
2.5
4.0
4.5
5.0
7.0
6.0
7.5
7.7
最終圧損
Pa
39.8
40.2
53.8
56.1
62.0
63.0
68.1
81.2
83.3
保塵量
g/ﾕﾆｯﾄ 1610
1650
1870
2730
2820
2870
4220
4580
4640
フィルター寿命時間
23200 23200 19200 18200 16800 16300 17100 16300 16000
平均効率
重量法40％ （ダスト JIS 15種）
使用濾材
PPハニカム（防カビ仕様）
フィルター分割数
1枚組
1枚組
2枚組
質量
kg
1.5 (1.5 × 1)
1.9 (1.9 × 1)
3.0 (1.5 × 2)
幅mm
745 × 11045 × 1
745 × 2フィルター 奥行
mm
316
316
316
外形寸法
厚み
mm
50
50
50
品 番
CMB-FSS56U
CMB-FSS80U
CMB-FSS140U
適用
フィルター 質量
kg
2.9
3.7
5.6
チャンバー 厚み
mm
85
85
85
注記
(1) フィルター寿命は、塵埃濃度0.15mg/m3（ﾋﾞﾙ管理法規制値）で算出した値を示します。現場状況により、フィルター
寿命と保塵量は異なりますのでご注意ください。
(2) 風量・圧損・保塵量・寿命は、急風時（HHタップ）の値を示します。
(3) フィルターチャンバ付属の中継コネクタ（9P：風量アップ用中継線）の接続は不要です。

仕様と据付（2 方向天井カセット形）■風量 - 圧力損失特性線図（高性能・超ロングライフフィルター）仕様と据付（2 方向天井カセット形）■風量 - 冷暖房能力変化特性線図

仕様と据付（2 方向天井カセット形）■フィルターとフィルターチャンバーの組合せ

高性能フィルター（比色法 65%）

高性能フィルター（比色法 90%）

超ロングライフフィルター（重量法 40%）

フィルターチャンバー

AFT-MSS56U

AFT-HSS56U

AFT-LSS56U

CMB-FSS56U

AFT-MSS80U

AFT-HSS80U

AFT-LSS80U

CMB-FSS80U

AFT-MSS140U

AFT-HSS140U

AFT-LSS140U

CMB-FSS140U■外形寸法図仕様と据付（2 方向天井カセット形）●フィルターチャンバー（CMB-FSS56U・CMB-FSS80U・CMB―FSS140U）■外形寸法図仕様と据付（2 方向天井カセット形）■取付説明書85464359264002

ɝȫɳɇʀɉɫɻɘʀ‫◻͛ۄ‬ᅽሤƜ ͛ୡ‫ݨ‬‫͛ۄ‬ɛɁチ˛ửȻɕȷɇチ

フቊ

フቊチ

ヒХ

Ɯ ‫ۄ‬ș͛Ǡ֭Ǻプパパドヮブヹロヒプナ ドヮブヹロヒパナ
ビХəɕɳǙȗȂチঙ̡⫳‫ۑ‬᳡Ƀɻɇʀチヒ ハঙ̡⫳‫ۑ‬଍ᗕǾࡖヒǺ൝ǓƸ᯺ીǺ⒅ǲǵ

プフパ
ঙ̡⫳‫ۑ‬଍ᗕ‫͛ۄ‬Ǽǧチブピパ۲ɤɳɐɜɋɉ

əɕɳ‫⦘͛ۄ‬ԃ଍ᗕǾƸプパ」プブㄎㄎǺǹȚȗǕǺૅԑɮɓɋɐǽ۲ɤɳɐǶⶲǤ☈ᶹǦǵǞǯǤ
Ǔƹ
⾷ࡖビ⾸

ュ

ブブ

ビ ハɝȫɳɇʀɉɫɻɘʀˁⰢǷঙ̡ⰢǷǽ

ビパ

ǞǯǤǓƹ

ユ

フパ

ヤ

ヘパ

۲ɤɳɐɜɋɉチャピパঙ̡⫳‫ۑ‬଍ᗕチモƜ ǣᗨ๟ヒ ハⶲම⃆ɝȫɳɇʀȡẻ⡛ȏई۰ǾƸૅԑɮㄎㄎモɓɋɐǽ⯍ⓓɤɋȷɁԑǽペヱ᫛Ȼɕȷɇ
⾷ɝȩɻɪʀɇʀἠ⾸ȡǾǩǦǵƸ͛ୡǽ˛ửȻɕȷɇȡယỮǦȍǨƹ
⾷ࡖピ⾸❞ɵɻȸɱȬɝɝȫɳɇʀǽई۰ǾƸ˛ửȻɕȷɇယỮǾ˃┶ǶǨƹ

ャ

ヤ

ュ

ユ

ビビ」ブプബチ

ヒネパビパ

ペビパ

ベフパ

フフパ

フベパ

プピ」ペパബチ

ヒネピビパ

ヒネビビパ

ヒネヒフパ

ブペパ

プピパ

ヒヒビ」ヒプパബチ

ヒネベヒパ

ヒネヘヒパ

ヒネプピパ

ベピブ

ベヘブ

⾷ࡖヒ⾸ঙ̡⫳‫ۑ‬଍ᗕビ ハⶲම⃆ɝȫɳɇʀǷ֌ॹǽ⣯ⳃቦǾκ᧸

プパ」プブǶǜȍǪȢƹƜ ɝȫɳɇʀɉɫɻɘʀǽ‫ۄ‬ș͛ǠǚǮ⾷ࡖフ⾸ヒ ハɝȫɳɇʀɉɫɻɘʀǽəɋȵɻⰢȡૅԑɮɓɋɐǺ۰ȞǪȍǨƹ
ǢǽᆣƸঙ̡əɕɳǽɲʀɑἠȡ⢡Ǩչᓍǜ᳡Ǿ⯍ⓓɤɋȷɁѩǺǦȍǨƹビ ハ͛ୡǼǧ⾷ヮブjロヒプチチフቊ⾸ǶૅԑɮɓɋɐǺࡘ઻ǦȍǨƹピ ハᓎǺ͛ୡǽəɕɳ‫⦘͛ۄ‬ԃȡ͛ୡɛɁ⾷ヮブjロヒパチ フቊ⾸ǶɉɫɻɘʀǽԑѩⰢǚȘࡘ઻ǦȍǨƹɝȫɳɇʀɉɫɻɘʀチ⾷ࡖビ⾸ૅԑɮɓɋɐǽⶲǤ☈ᄏ⯍ⓓɤɋȷɁチૅԑɮɓɋɐチ
ヮブjロヒパɛɁ⾷フቊ⾸チ⯍ⓓɤɋȷɁチɝȫɳɇʀɉɫɻɘʀチəɕɳ‫⦘͛ۄ‬ԃチɝȫɳɇʀྍǗɝɋȷ◌ẫࡖヮブjロヒプǼǧ⾷フቊ⾸チ֌ॹɝȫɳɇʀチ˛ửȻɕȷɇယỮ◌ẫࡖ

⾷ࡖピ⾸˛ửȻɕȷɇယỮǽǦǚǮ

⾷ࡖフ⾸ɝȫɳɇʀɉɫɻɘʀǽ‫͛ۄ‬ǠǚǮ

仕様と据付（2 方向天井カセット形）●自然気化式加湿器（RH-SN07U・RH-SN14U）
■仕様

質
量

形名

RH-SN07U

RH-SN14U

適合エアコン

22 ～ 90 形

112 ～ 160 形

外形寸法図（H × W × L）
加湿性能（kg/h）
加湿方式
給水量（L/h）
加湿材
給水制御方式
電源電圧
定格消費電力（W）

145 × 157 × 446
0.7 ± 20%

187 × 157 × 604
1.4 ± 20%

自然蒸発式
2.6
ポリエステル繊維（抗菌・防カビ仕様）
タイマー制御による断続給水（ON22 秒、OFF38 秒）
単相 200V ± 10%（50/60Hz）
5.5

水（有り）
（kg）

2.7

水（無し）
（kg）

2.3

給水圧力
給水圧力（ポンプ使用時）
吐出圧力

使
用
周囲温湿度条件
上の （加湿器本体部分を除く）
条
使用水
件
減圧弁
取付角度
保護装置

3.6
3.0

2

0.049MPa（0.5Kgf/cm ）～ 0.49MPa（5Kgf/cm2 ）0.049MPa（0.5Kgf/cm2 ）～ 0.29MPa（3Kgf/cm2 ）
49kPa
湿
度
相対湿度

1℃～ 40℃
90%RH 以下

上水道又は、これと同等水質のこと（水温 5℃～ 40℃）
加湿器本体に取付け
全方向共± 2°以内のこと
タイマー基板内に保護ヒューズ内蔵・加湿性能は、能力線図を参照してくだい。
・加湿器への給水は、公共の水道管に直接接続することはできません。
公共の水道管から給水しなければならない場合は、シスターン ( 型式認可品 : 現地調達 ) をご使用ください。

仕様と据付（2 方向天井カセット形）■外形寸法図仕様と据付（2 方向天井カセット形）■能力線図

仕様と据付（2 方向天井カセット形）■取付説明書仕様と据付（2 方向天井カセット形）

仕様と据付（2 方向天井カセット形）

ẇ⿄⿼⿼

‫ף‬ᛘࠔ‫͛ۄ‬ǠⰢȳɋɐ⤴

ᗨ๟⾸ർǩǸǰȘǚʶⰢǷǦǵǞǯǤǓƹ
⿑⤴◌ẫࡖ

ȳɋɐ⤴
⿑⤴

ሬൖǺǢǽԑѩǽᄺᡡቦȡȳɋɐǨȚƹモૅԑɮɓɋɐˀⰢ⿐チᮧ╋ࡖૅԑɮɓɋɐˀⰢ

⿁⾽‫ף‬ᛘࠔቊΧǽ‫͛ۄ‬Ǡᕧ‫ك‬೙‫ף‬ᛘࠔቊΧȡŋƸŌǺ൝ǲǵ╦᳡Ǻ‫ۄ‬ș͛ǠȍǨƹŋチૅԑɮɓɋɐቊΧǽˀⰢǺ۹ǚǲǵ‫ף‬ᛘࠔቊΧȡ࿗ӱǦȍǨƹૅԑɮɓɋɐቊΧŌチ͛ୡǽ‫͛ۄ‬ɕɀǶ‫ף‬ᛘࠔቊΧȡǦǲǚșࡘ઻ǦǵǞǯǤǓƹ

ૅԑɮɓɋɐɑɴɻəɻ

‫ף‬ᛘࠔቊΧ‫ף‬ᛘࠔဇᕮ‫ۑ‬ø‫ף‬ᛘࠔဇᕮ‫ۑ‬ǾƸૅԑɮɓɋɐቊΧǽɑɴɻəɻǺ᯺ીǺ࿗ӱǦǵǞǯǤǓƹ

ピ⾽⯍ᕧ⥎ἠ

øˁ▉ԑ૓ǾƸヴヱヸノヶネヶワബƸヴヨヱノラヒネルヒネルヒワബᑿᲷǽȎƹƷǬțͨঋǽᑿᲷǺǳǓǵǾǃ⅋ᠬᕧ‫ك‬೙‫ף‬ᛘࠔチ‫◻͛ۄ‬ᅽሤチⓝ❣Ǆȡ‫ڹ‬ᡄƷǦǵǞǯǤǓƹŋチૅԑɮɓɋɐቊΧǽ⯍ᛠ‫ۄ‬șӱț‫ۑ‬ǚȘૅԑɮɓɋɐቊΧԑȇ⥎ἠȡ೟ǜ⡛Ȏチ ȍǨƹŌチ⯍ⓓɤɋȷɁǽ⋮ȡ⫳ǜƸૅԑȻɻɐɵʀɳ࣠ኑǽ⿗⿤⿀ȻɕȷɇǺယỮǦȍǨƹ
͛ୡǽ᮲ỏȻɕȷɇǾ⿗⿤Ȼɕȷɇ⾷ピヱ⼽⾸ǺఞǦ⡛ȎȍǨƹōチɚɭʀɧɏȫɁɇɋɐȡǣπ᧸ǺǹȚई۰Ǿ⾻‫ף‬ᛘࠔǽ֝൧⤴‫ݨ‬ᶱԑǺǑȚɀɫɻəʀἠ⾷Ⱂ↠⾸ȡչᄺǦƸ͛ୡǽ⫱ᴻယỮ੿ǶယỮǦȍǨƹøヒøヒチɚɭʀɧɏȫɁɇɋɐǽယỮ⤴Ǿ⾻‫ף‬ᛘࠔǽ֝൧⤴‫ݨ‬ᶱǺ‫ہ‬ẐǦǵǞǯǤǓƹ

チ⿪ǣᗨ๟⿬

ɚɭʀɧɏȫɁɇɋɐ
⾷ᥰࢄ☈⣕⾸ȡ‫ۄ‬ș͛ǠȚई۰ǾƸ‫ף‬ᛘࠔヒ۞ǺɚɭʀɧɏȫɁɇɋɐヒХȡ࣠ቊǺǦǵǞǯǤǓƹ⓹ᄋ۞ǽ‫ף‬ᛘࠔȡヒХǽɚɭʀɧɏȫɁɇɋɐǶ֝൧ǨȚई۰ǾƸɲɴʀǺǵХ֌Ǻယ᠊ȡոǠǵ۬‫ף‬ᛘࠔǺယỮǦǵǞǯǤǓƹ
ယ᠊ȡոǠǹǓǷᓺ౐ǹ‫ף‬ᛘࠔؔΰǛ⒅ǗǩƸᕮȑțǽ‫ࡍڤ‬ǺǹșȍǨƹ

仕様と据付（2 方向天井カセット形）

ό⾸ビ۞ǽ‫ף‬ᛘࠔȡⓝ‫׬‬ɲɴʀယ᠊Ǻǵ֝൧ǨȚई۰ワㄐ⿀チ‫ף‬ᛘࠔンヺ⾷ɟɲɻɐኑ⾸

ヒン

ルㄑ
ヤワピ

əɷʀ
ヤワヒ ᄏᘓࠔ ȽɟɱȬ

▉‫ۥ‬
ɲɴʀ
ヒン

ȻɻɏɻȽ

‫ף‬ᛘࠔယỮȻɕȷɇᴻ੿

ョヒ
ョビ

ɇȬɦʀ
リヤ

۵ƷƷƷᲠ

ѿƷƷ‬

ɚɭʀɧɏȫɁɇɋɐ ᥰࢄ☈⣕ɀɫɻəʀἠ
ヴヷヒネビ Ổᕮ᧸⯍ᰁ೏⿕ヒネビ ɚɭʀɂ

Ⱂ↠
ビビ ᲈ ノヰワネチピベ ᲈ ノヰョョモヤビブパヷネヒモ

ヤワヒ」⿂ Ȼɕȷɇȹʀɞɳモヴヴヺ
ラヶヒ
ヤワヘペ
⾷ピヱƸ❆⾸ラヶヒ
モヤビパパヷ
ブパバプパラㄛ

ラㄔ
ルㄑ

ラヶ
ヤワピプ
⾷ピヱƸ⼽⾸ヴヷヒワㄐビチ‫ף‬ᛘࠔラㄔ
ヤワビンヺヒƸンヺビǾⓝ‫׬‬ɲɴʀǽယ᠊ယ᠊૓⦖モヤビパパヷピモ

ヤワピ⾷ɟɲɻɐኑ⾸ンヺビⓝ‫׬‬ɲɴʀドᥰࢄ☈⣕⾸ヴヷビ

ヤワピ⾷ɟɲɻɐኑ⾸

ンヺヒ

ラㄔ
⯍ᛠ
」
モヤビパパヷ

⾷᮲ỏȻɕȷɇ⾸ૅԑȻɻɐɵʀɳ࣠ኑ

ᴻ੿ኑ⯍ᛠ‫ۄ‬ӱț‫ۑ‬ɐɱɻɁ

⿄ハ Ổᕮ⥎ᶩヒハチૅԑɮɓɋɐǽǃ࿫͛క̗◻ᅽሤǄǺ൝ǲǵ‫ף‬ᛘࠔȡẻȎ⡛Ȣǯૅԑɮɓɋɐ
ȡ࿫Ǘ͛ǠǵǞǯǤǓƹ
ビハチᥰࢄ☈⣕ǽỔᕮ⥎ᶩԑǺ⢡ᕮǦƸ⥎ᶩԑǽᖀțȡ‫ۄ‬ș⭒ǓǵǞǯǤǓƹ
ピハチ‫ף‬ᛘࠔቊΧǽỔᕮ‫ۑ‬Ǻ͛ୡ‫ݨ‬ǽỔᕮ᧸⥎ᶩȡယỮǦǵǞǯǤǓƹ
øɈɞɳɁəɒǺǵƸἦ͛ɐɳȷǾ ビパワɿㄎチᲦಏø‫ף‬ᛘࠔቊΧǽỔᕮ‫ۑ‬Ǻ࿗ӱǤțǵǓȚɷɋȿɫʀǙȗȂɁɐɴʀɒʀȡ‫ۄ‬ș͛ǠǮᣞຎǶ⥎ᶩȡယỮǦǵǞǯǤǓƹ
‫ۄ‬ș͛ǠǩǺယỮǨȚǷƸͨൖɁɐɴʀɒʀǛ‫ۄ‬ș͛ǚǹǞǹǲǮșƸᕮᜰțǽ‫ࡍڤ‬ǺǹșȍǨƹ
フハチࡖȡ‫‬ڹ‬Ǻᥰࢄ☈⣕ǽỔᕮ⥎ᶩᵱȡယỮǦǵǞǯǤǓƹ

仕様と据付（2 方向天井カセット形）

ƪチͨˁǽⱼᬶǾ⣌⟵᯺◜ൖƸުⲤǛᠪǓǢǷȡ᯺◜ǦǮˀǶ⒅ǹǲǵǞǯǤǓƹ
ブハチỔᕮယỮ⤴ǽᕮᜰț᯺◜ȡ⒅ǲǵǞǯǤǓƹ
プハチᕮᜰțǛᠪǠțǿƸỔᕮ᧸⥎ᶩǽယỮ⤴Ǻ͛ୡ‫ݨ‬ǽỔᕮ⥎ᶩᄺᡡቦȡఫǜǳǠǵȷɱɻəʀᵱ⾷ᥰࢄ☈⣕⾸Ƕࡘ઻ǦǵǞǯǤǓƹヘハチᥰࢄ☈⣕ǽỔᕮ⥎ᶩǺȑƸᄺᡡ՘ᥴȡ⒅ǲǵǞǯǤǓƹ⥎ᶩǽՏệǾᜰᕮ̗ჩǽ‫ࡍڤ‬ǷǹșȍǨƹ١ոǺЄᚩక̗ȡǦǵǞǯǤǓƹǢǽᄺᡡቦǾᥰࢄ☈⣕ǺǹșȍǨƹ
ダブルスパナにて締め付けること

加湿器本体接続部に付属品の給水配管
断熱材を巻き、 固定する。
⿨ബɁɐɴʀɒʀ⾷ᥰࢄ☈⣕⾸電磁弁Ổᕮ᧸ȽʀɛɁɘɳɞ
⾷ᥰࢄ☈⣕⾸

給水用配管
（付属品）

減圧弁

ワッシャー付ストレーナーを必ず取り付けてください。
● ストレーナーを取り付けずに組みますと以後ストレーナーが取り付かなくなる可能性があります。
● ワッシャーを付けないと水漏れの原因になります。

ᔎᕮဇᕮɘɳɞ
⾷ᥰࢄ☈⣕⾸R １/２（PT １/２おねじ）ɑɴɻဇᕮ‫ۑ‬ȇ

⿅ハ ⣌⟵᯺◜ヒハチᜰ⯍ǦȒᄺࠔȡӱțƸ‫ף‬ᛘࠔǽỔᕮ᧸ȽʀɛɁɘɳɞȡ⫳Ǔǵ⢡ᕮǦǵǞǯǤǓƹ
ビハチɲɪȻɻǽ⣌⟵ バ џᓹɤɇɻȡྍǦ᳧☈ᑿȡ⣌⟵ǤǪǮൖƸ⣌⟵չ၁ɤɇɻ
Ƕᇝ༿⣌⟵ǺǦȍǨƹøチᇝ༿⣌⟵ǶǜǹǓǷǜƸǑȚǓǾᇝ༿ȽʀɪȲɻǺǹșǺǞǓǷǜǾƸ͛ୡǽ▿⣌⟵◻ᅽሤȡ‫ڹ‬ᡄǦǵǞǯǤǓƹ
ピハチ‫ף‬ᛘࠔǺԑ⌖ǤțǵǓȚỔᕮ᧸⯍ᰁ೏ǛΰؔǦƸᓺ౐Ǻ‫ף‬ᛘ֝൧ǦǵǓȚǢǷ
ȡ᯺◜ǦǵǞǯǤǓƹ
フハチᓺ౐ǹ⣌⟵ȡ᯺◜ǦǮȘƸ⣌⟵ バ џᓹɤɇɻȡྍǦ⣌⟵ȡџᓹǦǵǞǯǤǓƹøチɚɭʀɧɏȫɁɇɋɐ⾷ᥰࢄ☈⣕⾸ȡǣπ᧸ǽई۰ǾƸǣసሿǽᛘಏᬶᬣșǺ۰ȞǪǵǣπ᧸ǞǯǤǓƹǢǽǷǜǽؔΰ᯺◜ǾƸ▚઻ȡং‫ك‬ǤǪǵỔᕮ᧸⯍ᰁ೏ǛᓺǦǞؔΰǦǵǓȚǢǷȡ᯺◜ǦǵǞǯǤǓƹ
øチᜰ⯍ǦȒᄺࠔǾӱțǮȍȍǺǦǵǞǯǤǓƹøチ▿⣌⟵ᆣƸ‫ף‬ᛘࠔǚȘǃɛʀɻǄǷǓǕᨵⱮǛ᫘᧯ǦǮई۰ǺƸỔᕮ᧸ȽʀɛɁɘɳɞȡ⫱ȐȚǷⱮǛᘲǗȚȗǕǶǑțǿƸỔᕮṾ⾷᚛ࡿ೏ᵱ⾸ȇǽȰȪʀǽǚȎ⡛ȎǛ‬ǗȘțȍǨƹǢǽई۰ƸʶᅡỔᕮ⥎ᶩǽယỮȡǾǩǦǵȰȪʀོǜǙȗȂ‫ף‬ᛘࠔỔᕮ‫ۑ‬ǽɁɐɴʀɒʀǽᚌ࿼ȡીᅄǦǵǞǯǤǓƹɥɻɟȡπ᧸ǦǵỔᕮǨȚई۰ǾƸɥɻɟǺȗȚȰȪʀǽǚȎ⡛ȎǛ‬ǗȘțȍǨƹỔᕮࡿ‫מ‬ȡ☈ᄏǶǜȚई۰ǾƸỔᕮࡿȡˁǡǵπ᧸ǦǵǞǯǤǓƹ

⿆ハ Єમ
ǙⲬǓ

ƪチ‫ף‬ᛘ⃆‫מ‬ǽ΢ˁ⬸ᓹǽǮȐƸ⿀౫Ǻ⿀ࡋȿʀɂɻȬɻǽ֭Ǻ‫ף‬ᛘ⤴ȡᗴᘖǦǵǞǯǤǓƹƪチᕮǚǻȚȍᛏǺ˛මᗴָȡ᛹ǚǦƸዔȘǚǹɞɱȿǶ⒙Ⱒǽᖀțȡ‫ۄ‬ǲǵǞǯǤǓƹヒ⾽Ȱɴɩɻɐࡘ઻᧸ɕɀȡ ビ ቊǾǩǦȍǨƹ
ビ⾽ɉɭʀɞȡǾǩǦȍǨƹ⾷モ ⤴⾸ピ⾽ɑɴɻəɻࡘ઻᧸ɕɀȡǾǩǦ⾷ャ ⤴⾸ƸȰɴɩɻɐ モㄔㄔㄚ ᣞຎǺǦȍǨƹ⾷ࡖ ビ⾸フ⾽ࡖ ピ ǽᗴᘖᅀᗕǶ‫ף‬ᛘ⤴ǽᗴᘖȡ⒅ǲǵǞǯǤǓƹブ⾽ᗴᘖൖƸˀ▉ǽ⢑ཆⱽǶẻȎ͛Ǡȡ⒅ǲǵǞǯǤǓƹ
Ȱɴɩɻɐࡘ઻᧸
ɕɀ⾷ビǚཀ⾸モャャࡖ⿀チ‫ף‬ᛘࠔቊΧモ⤴◌ẫɲɲʀɁɞɋȿɭ
チ
⾷ɉɭʀɞȡǾǩǨᆣƸഁǞྍǦǵǞǯǤǓ⾸‫ף‬ᛘࠔቊΧɞɱȿ⾷ዔȘǚǓȑǽ⾸ࡖ⿁チȰɴɩɻɐモㄔㄔㄚ⿑⤴◌ẫɑɴɻəɻࡘ઻᧸ɕɀ
⾷ଓ╦Ǻビቊ‫ۄ‬ș͛ǓǵǓȍǨ
ȰɴɩɻɐᗴᘖᆣǢǽ⿁ቊǽɕɀȡǾǩǦǵǞǯǤǓ⾸‫ף‬ᛘ⤴
ࡖ⿂チᗴᘖᅀᗕ

仕様と据付（2 方向天井カセット形）●しゃ風材（INS-DSS56U・INS-DSS80U・INS-DSS140U）■取付説明書85464359265000

遮風材取付説明書□ 付属品
中継コネクタ

遮風材A

遮風材B（厚さ22mm）

1個（厚さ2mm）

2個

2個

□ ご注意

1 .遮風材は配管側から見て、右側のみ取付けできます。
2 .遮風材は別売の吹出口丸合フランジ（φ 150）と必ず併用してください。遮風材のみの使用はできません。
3 .丸合フランジの取付け可能個数は下表のとおりです。
22～56形
71・90形
112～160形

丸合フランジ取付け可能個数
1個
2個
3個

4 .丸合フランジに接続するダクトは、必ず断熱してください。また、ダクトと丸合フランジの接合部から冷気が漏れないように、確実にシールしてください。

5 .別売の高性能フィルタ（65%、90%）との併用はできません。
□ 遮風材の取付けかた

1 .遮風材 A（2 個）を吹出口の傾斜に合せて、室内ユニット下面と面一まで挿入します。
2 .センター金具をさげて、遮風材 B（2 個）を遮風材 A の上に貼ってシールします。
3 .室内機の電装箱内の 9P 白コネクタ（ファンモータ線）をはずして、付属の中継コネクタを接続します。
吹出口丸合フランジ（φ150）（別売：DKT-MF15A1）

室内機

電装箱

ドレンパン

中継コネクタ接続詳細図

遮風材 B

遮風材 A

遮風材 B

遮風材 A

遮風材貼付詳細図

仕様と据付（2 方向天井カセット形）●吹出口用丸合フランジ（DKT-MF15A1）■外形寸法図■取付方法

仕様と据付（2 方向天井カセット形）●外気取入用丸合フランジ（DKT-MF12A）■外形寸法図■取付方法