呼称方法

大電流三相入力タイプ

TSD series(400,600A)

TSD -600 -186
1231 シリーズ名
2 定格電流3 接地コンデンサコード：詳細は表 1.1 参照

R

表 1.1接地コンデンサコード

コード

漏洩電流 ※1
上段：Δ結線
下段：Ｙ結線

105215665136
186

コンデンサ容量（公称値）
CY1
CY2
CY345mA/70mA max
0.22μF 0.1μF
3.5mA/7mA max
80mA/130mA max
1.0μF 0.1μF
7.5mA/15mA max
220mA/ 350mA max
2.2μF 2.2μF
20mA/ 40mA max
420mA/ 660mA max
2.2μF 2.2μF
40mA/ 80mA max
540mA/ 850mA max
2.2μF 2.2μF
50mA/ 100mA max

0.22μF1.0μF
2.2μF
2.2μF
2.2μF

※接地コンデンサコードが異なると減衰特性は異なります。
※低漏洩電流タイプ（接地コンデンサ容量変更）等については、お問い合わせください。
※1 Δ結線：入力250/400V 60Hz
Ｙ結線：入力250/500V 60Hz

TSD シリーズの特長

モータドライブシステム（電源回生コンバータ）向け

超高減衰タイプ・耐飽和性能を向上
・入出力端子ブスバータイプ
・電源回生コンバータを有する大型設備（搬送設備、ビル空調設備）
仕様

項番1234567891011

項目
定格電圧〔V〕
定格電流〔A〕
試験電圧（端子 - 取付板間）
漏洩電流 250/500V 60Hz
直流抵抗
安全規格認定温度
使用温度
使用湿度
保存温・湿度
振動
衝撃

12

安全規格

1314

外形寸法（突起物含まず）
質量※2TSD-400-186
TSD-600-186
三相 Y 結線 500（使用最大：528） 50/60Hz ※2400600
DC3,600V （カットオフ電流＝ 10mA），1 分間，常温 常湿
50mA/100mA max （Y 結線接続時）
0.27mW max
0.2mW max
－ 40 ～＋ 85C （ディレーティング特性参照）－ 40 ～＋ 85C （ディレーティング特性参照）
20 ～ 95％ RH （結露なし）－ 40 ～＋ 85C，20 ～ 95％ RH （結露なし）
10 ～ 55Hz，9.8m/s2（1G），周期 3 分 X，Y，Z 方向各 1 時間
98.1m/s2（10G） 11ms X，Y，Z 方向 各 1 回
UL60939〔Overvoltage Category：Ⅲ Altitude：3000m〕, CSA C22.2 No.8（C-UL）
EN60939（ DEMKO）〔 Overvoltage Category：Ⅲ Altitude：3000m〕, ENEC
210×125×360mm（W×H×D）
10.0kg max
10.5kg max

Δ 結線は 400V（使用最大 440V）

回路構成

ディレーティング特性(1) 接地コンデンサコード：105(2) 接地コンデンサコード：215,665/,1(/2$'100

80
7060







ࢣ࣮ࢫ

ࢣ࣮ࢫ

&<

&<

&<

&<

&<

&<

&<

&<

&<

&<

&<

&<

負荷率[％]/2$'/,1(4020
100-40-30-20

40

50

60

70

80 85 90

周囲温度[C]&<ࠊ&<ࠊ&<㸸᥋ᆅࢥࣥࢹࣥࢧ

&<ࠊ&<ࠊ&<㸸᥋ᆅࢥࣥࢹࣥࢧࠉ㸸ྲྀ௜ᯈࠉ㸸ྲྀ௜ᯈ(3) 接地コンデンサコード：136/,1((4) 接地コンデンサコード：186/2$'/,1(TS-3ࢣ࣮ࢫࢣ࣮ࢫ

/2$'

&<

&<&<&<&<

&<

&<

&<

&<

&<

&<

&<

&<ࠊ&<ࠊ&<㸸᥋ᆅࢥࣥࢹࣥࢧ

&<ࠊ&<ࠊ&<㸸᥋ᆅࢥࣥࢹࣥࢧࠉ㸸ྲྀ௜ᯈࠉ㸸ྲྀ௜ᯈJanuary 26, 2024

www.cosel.co.jp

TSD series (400,600A)
外形

図TSD-400

M10（スタッド端子）
保護接地(PE)

360
2-f12
取付穴

70125
取付穴
12(30)

60

6

出力

12(30)

6606180

型式銘板
210106.53030

入力

M10（スタッド端子）70

保護接地(PE)

取付穴
取付板
335

40 ±33-f11

40 ±3151525

12.5

40

3-f11

TSD-600

M10（スタッド端子）360

保護接地(PE)2-f12取付穴70125
取付穴
12(30)

608

出力(30)

128608180

型式銘板
210106.53030入力※ 単位 mm※ 公差：±1※ 質量：10.0kgmax※ 取付板材質：アルミ t=2.0※ ブスバー材質：銅（メッキなし）t=6.0※ PE 端子締め付けトルク
M10：14.2N・m max※ 逆さ取付（天井面への取付）は出来ません

M10（スタッド端子）70

保護接地(PE)

取付穴
取付板
335

40 ±3
3-f11

40 ±315

15

www.cosel.co.jp

40

12.5

25

3-f11

January 26, 2024

※ 単位 mm※ 公差：±1※ 質量：10.5kgmax※ 取付板材質：アルミ t=2.0※ ブスバー材質：銅（メッキなし）t=8.0※ PE 端子締め付けトルク
M10：14.2N・m max※ 逆さ取付（天井面への取付）は出来ません

TS-4

呼称方法

大電流三相入力タイプ

TSD series(800,1000A)

TSD -1000 -356
1231 シリーズ名
2 定格電流3 接地コンデンサコード：詳細は表 1.1 参照

R表 1.1

接地コンデンサコード

コード

漏洩電流
上段：Δ結線
下段：Ｙ結線

コンデンサ容量（公称値）
CY1
CY2
CY350uA/100uA max
50uA/100uA max
10.5mA/21.0mA max
304 ※1
1.5mA/3.0mA max
23mA/46mA max
664 ※1
3.5mA/7.0mA max
960mA/1500mA max
316 ※290mA/180mA max
1080mA/1700mA max
356 ※2
100mA/200mA max
1300mA/2100mA max
446 ※2110mA/220mA max

なし

000 ※1なし

なし

0.1μF 0.1μF 0.1μF
×1×1×10.22μF 0.22μF 0.22μF×1×1×12.2μF 2.2μF 2.2μF×2×2×102.2μF 2.2μF 2.2μF×4×4×82.2μF 2.2μF 2.2μF×5×5×10※接地コンデンサコードが異なると減衰特性は異なります。
※低漏洩電流タイプ（接地コンデンサ容量変更）
等 については、お問い合わせください。
※1 Δ結線：入力250/500V 60Hz
Ｙ結線：入力250/500V 60Hz
※2 Δ結線：入力250/400V 60Hz
Ｙ結線：入力250/500V 60Hz

TSD シリーズの特長

・モータドライブシステム（電源回生コンバータ）向け
・入出力端子ブスバータイプ ・大型製造設備向け
仕

超高減衰タイプ

様項番

項目

1定格電圧

23456789定格電流〔A〕
試験電圧（端子 - 取付板間）
漏洩電流 250/500V 60Hz
直流抵抗
使用温・湿度
保存温・湿度
振動
衝撃10安全規格1112

外形寸法（突起物含まず）
質量※3※4〔VAC〕〔VDC〕

TSD-800-356
TSD-1000-356
三相 500（使用最大：528） 50/60Hz ※3610
800
1000
3,600 Ｖ DC（カットオフ電流＝ 10mA），1 分間，常温 常湿 ※4100mA/200mA max（Y 結線接続時）
0.1mW max
－ 40 ～＋ 85C （ディレーティング特性参照），20 ～ 95%RH（結露なし）－ 40 ～＋ 85℃，20 ～ 95％ＲＨ（結露なし）
10 ～ 55Hz，9.8m/s2（1G）周期 3 分 X，Y，Z 方向各 1 時間
98.1m/s2（10G）11ms X，Y，Z 方向 各 1 回
UL60939〔Overvoltage Category：Ⅲ Altitude：3000m〕, CSA C22. 2 No. 8（C-UL）
EN60939（DEMKO）〔Overvoltage Category：Ⅲ Altitude：3000m〕, ENEC
190×155×346mm（W×H×D）
11.5kg max

接地コンデンサコード「316」、「356」、「446」は、三相、Δ 結線：400V（使用最大 440V）、Y 結線：500V（使用最大 528V）となります。
接地コンデンサコード「000」のみ、2500VAC（カットオフ電流=5mA）、1分間、常温、常湿となります。

回路構成

ディレーティング特性/,1(ࢣ࣮ࢫ

(2) 接地コンデンサコード：304,664,316,356,446/2$'/,1(㻔㻗



ࢣ࣮ࢫ

㻕

㻘





㻖

㻙





100/2$'

&<

&<

&<

&<

&<

&<

負荷率[％](1) 接地コンデンサコード：000

8070604035200-40-30-204050607080 85 90

周囲温度[C]ࠉ㸸ྲྀ௜ᯈTS-5&<&<&<㸸᥋ᆅࢥࣥࢹࣥࢧࠉ㸸ྲྀ௜ᯈ

January 26, 2024

www.cosel.co.jp

TSD series (800,1000A)
外形

図TSD-800/1000

3462×f12
取付穴

M10（スタッド端子）
保護接地(PE)

74

出力60

型式銘板

28±3128608160

19081228±31551363030

入力

取付穴

取付板

74

取付穴

M10（スタッド端子）
保護接地(PE)321

52±352±32020

3×f142557

503×f14www.cosel.co.jp

January 26, 2024

※ 単位 mm※ 公差：±1※ 質量：11.5kg max※ 取付板材質：アルミ t=2.0※ ブスバー材質：銅（メッキなし）t=8.0※ PE 端子締め付けトルク : M10：14.2N・m max※ 逆さ取付け（天井面への取付）はできませんTS-6