fire information

主な仕様品

名品

番Ｐ型２級地図式受信機 ５回線

内器

NＢＰ２３４ＡＫA０５

国 家 検 定 型 式 番 号

受第２4〜7号

常用

電源

AC100V 50/60Ｈｚ（P1-P2）

予備

電源

DC12V 600mAh ニッケルカドミウム蓄電池（充電方式：トリクル充電

消費電力：警戒時最大 9VA / 警報時最大 27VA
充電電流12.8mA）

地区

音

響装

置

DC24V

非常放送連

動

オプションユニット（NBY429）
による （下記参照）

受

信表
副示

灯機

電終感

端知抵器

抗接続

DC24Ｖ 短絡時電流27mA器

音

副消

信火ラ

蓄使

装

受移ト

響用栓

信接ブル

積時

周囲寸

入数

置

警報音
（断続音）
＋音声メッセージ

動点無電圧接点（Fｄ1-Fａ1・Ｆｂ1）（移信停止機能付）、無電圧接点（Fｃ2-Fａ2）、接点容量DC30Ｖ 1Ａまで

力

無電圧接点入力（TBI-U-）
DC24V 短絡電流5mA（トラブル入力時、トラブル灯点滅および外部トラブル灯点灯、トラブル音響有無は設定による）公称蓄積時間60秒（煙感知器の場合60秒

度

本装体価

熱感知器の場合10秒）

0℃〜＋40℃法

塗

小規 模 福祉 施 設や幼 稚園など
小規 模な建 物に最 適

無電圧接点(H１-H２）
接点容量 DC30V 1Aまで

Ｈ400×Ｗ280×Ｄ73ｍｍ（露出ボックスと組み合わせた寸法）

適 合 ボ ッ ク ス（ 別 売 ）質26ｍＡ 85ｄB以上

DC24Ｖ 150mA（Ⅰ＋-Ⅰ−）
オプションユニット（NBY429）
による （下記参照）

間
温往復50Ω以下（Ｃ-Ｌ1…Ｌ５）

10kΩ 1Ｗ（5.1ｋΩの対応も可能）

機連

外部配線抵抗

Ａ：熱感知器（電子式自己保持型） ：80コまで 左記感知器が混在する場合：Ａ＋(8/3)Ｂ＋80Ｃ≦80
Ｂ：煙感知器（NSS207）：30コまで 光電式分離型感知器と他の感知器の混在：不可
Ｃ：光電式分離型感知器：1セットまで（1 回 線 当 た り）
主地図式受信機

DC24Ｖ 150mA（Ⅰ＋-Ⅰ−）

感 知 器 電 圧・電 流

逐次鳴動 対応

200mA（BL＋-BC（−））

DC24Ｖ 180mA（U＋-U−）

源

P 型 2 級受信 機
N D C - M A Pシリーズ

露出ボックス（NBY428EJ ¥8,100）
・埋込ボックス（BVJ8201 ¥8,100）

量

3.3kg（露出ボックス込み4.3kg）

色

日塗工C25-80A半艶（オイスターグレー）

格（税 抜）

地図と音声警報でわかりやすく￥183,000（内器）（ボックスと合わせてお求めください。）※非常放送連動時、副受信機接続時、代表接点増設時は＜オプションユニット（NBY429）＞（別売）が必要です。
（受信機内にオプションユニット（NBY429）は２個まで収納できます。）※受信機をお取替される場合、表示灯・地区音響装置・総合盤・副受信機の電源容量が不足する場合があります。
お取替前に必ず現在接続されている表示灯・地区音響装置・総合盤・副受信機の消費電流をご確認ください。

注１．地図式表示は弊社特許取得商品です。
地図作成の詳細は別途販売店、専門施工店または弊社営業所にご相談ください。
注２．
注３．上記以外の詳細な仕様については別途商品仕様書を参照ください。
注４．塗装色変更等の特注対応が可能です。
注５．
現地の地図表示変更は、消防法で定められた「消防設備士甲種４類」の資格が必要です。

介護士さんや保育士さんなども安心

オプションユニット
（別売）

外観品

名品

番

NBY429

用途

非常放送または副受信機と接続する際、本受信機に組み込みます。
また代表移信を2点増設します。
火災回線 無電圧接点（EC-EA1…EA5）接点容量 DC30V 1Aまで
火災確認 無電圧接点（EC-EF）接点容量 DC30V 1Aまで

非常放送連動

副受信機

移信代

表

移信（共通項目）同本梱
体価

Ｐ型２級地図式受信機

移信用リレーユニット

1 薄型・軽量化

火災回線 Ⅰ＋‐Ⅰ1…Ⅰ5にて出力

2 発報履歴表示機能

無電圧接点（Fa3-Ｆd3、Fa4-Fd4）（移信停止機能付）接点容量DC30V 1Aまで
火災代表またはトラブル代表の設定が可能（代表移信の設定は、２点一括設定になります。詳しくは施工説明書をご覧ください。）

品

接続用ケーブル：1コ格（税 抜）

3 音声による警報

副受信機用端子ラベル：1枚¥18,000

注）
出荷時は非常放送連動用です。ジャンパー切替および端子ラベルの貼り付けにより副受信機用に変更できます。

※旧受信機および地区窓式受信機には接続できません。

4 自己診断機能安全に関するご注意

5 試験・点検作業が容易●ご使用の時に、「取扱説明書」「施工説明書」をよくお読みください。ご不明な点は弊社取扱店または弊社へお問い合わせの上、正しくお使いください。
●このカタログに掲載の商品は、使用用途・場所等に限定があります。
また、専門施工・点検が必要です。弊社取扱店または弊社へお問い合わせください。

6 リニューアル向け機能も充実

2023年7月現在

ご用命は信頼のある当店へ〒114-0014 東京都北区田端6-1-1 田端ASUKAタワー18階（５回線）

日本ドライケミカル
QRコードからもご確認いただけます▶

N053DN-2307

〝イザ〟というとき慌てないように「よりわかりやすく」しました
見やすい地図表示で火災の地区が一目瞭然！
火災やトラブル内容を音声警報でお知らせします●主な特長

地図式表示は、地図上の火災発生地区が点灯します。

1 薄型・軽量化

4 自己診断機能でトラブルを自動検出

従来より１０ｍｍ 薄く、機能意匠性が向上し、重さも約２ｋｇ軽くなりました。
（従来６.２ｋｇ→４.３ｋｇ）（露出ボックス込み）
取り付けも楽になります。

拡大図（発報した場合）

UP

従来品

新商品

重さ

約6.2kg約4.3kg

奥行き83mm

73mm

トラブル発生時にはトラブル音響※とトラブル灯でお知らせします。

常 時 監 視1週間ごと監視

感知器配線の断線

受信機の火災回路

ヒューズ断線

予備電池の試験

5 試験・点検作業が容易
従来、感知器の加熱・加煙試験による発報回線の確認には、受信機側と感知器側にそれぞれ人員が必要でした。
本受信機では、地区音響の鳴動回数を利用して、現地で確認できます。
（出荷時は本機能なし設定になっています。
）

6 リニューアル向け機能
2 発報履歴表示機能

機 能 UP

過去に発報した履歴を盤面の操作で最大３０件まで確認できます。

機 能 UP

主音響は火災やトラブル内容をわかりやすく音声でお知らせします。
露出型（H400×W280×D73）

火災第１報
ピーピー
火災感知器が作動しました

火災第２報
または発信機発報トラブル終端抵抗は5.1kΩと10kΩに対応内器のみの交換が可能

従来の受信機は蓄積解除アダプタが別途必要でしたが、本受信機は蓄積解除アダプタの機能を内蔵して終端抵抗5.1ｋΩと10ｋΩに対応可能。既設5.1ｋΩの受信機はリニュー ア ル 時 、終 端 抵 抗 の交換不要です。

弊社既設Ｐ型２級受信機の露出・埋込ボックスに適合し、内器のみ交換可能です。
（Ｐ231/232シリーズ）

従来の蓄積解除アダプタは不要です！

3 音声による警報

P型2級地図式受信機機 能 UP

発信機応答線（Ａ線）追加不要

おり設定のみで切替えられます。

発信機発報の場合発信機灯でお知らせします。

※トラブル音響の有無は受信機内のディップスイッチで設定できます。
（出荷時は鳴動あり設定になっています。
）

ピーピー
火災感知器が作動しました。
現場を確認してください。
（女性の声）
ピーピー
火事です。火事です。
現場を確認してください。
（男性の声）
ピー
トラブルが発生しました。
（女性の声）

ソフト設定項目
項 目

内

容

出荷時

蓄積／非蓄積設定

各回線ごとの蓄積／非蓄積を切替えます。

すべて蓄積

蓄積開始時音響鳴動設定

蓄積開始時の音響の有無を切替えます。

鳴動なし

逐次鳴動 地区音響一時停止状態の自動解除時間（ＴＡ）設定

地区音響鳴動時に、ベル一時停止スイッチで停止した地区音響の停止状態を自動的に解除して再鳴動させるまでの時間が、設定できます。
（2、4、6、8分）

２分

ハード設定（ディップスイッチ）
項目
項 目

内

容

出荷時

点検時音響の設定（主音響）

点検時、主音響の鳴動回数により試験している回線をお知らせする機能有無を切替えます。

機能なし

点検時音響の設定（地区音響）

点検時、地区音響の鳴動回数により試験している回線をお知らせする機能有無を切替えます。

機能なし

Ａ線設定

発信機応答線（Ａ線）が無くても、発信機発報として扱う機能有無を切替えます。

機能なし

音声警報の設定（主音響）

火災発報時または、トラブル発生時に鳴動する音響を「音声＋音響」
か「音響のみ」に切替えます。 音声＋音響

トラブル音響鳴動設定

トラブル灯が点滅した際、音響鳴動有無を切替えます。

空き回線設定回線ごとの断線検出有無を切替えます。

鳴動あり
すべて断線あり