目次

制御関連編

1. システム制御（1）制御システムの概要… ………………………………………………………………………………… C-3（2）監視制御システム… …………………………………………………………………………………… C-7

2. 制御機能一覧………………………………………………………………………………………………… C-8
3. リモコン・コントローラーの機能… ……………………………………………………………………C-11
4. システムブロック図（1）ビル用マルチ・W マルチ………………………………………………………………………………C-16（2）3WAY マルチ……………………………………………………………………………………………C-20（3）スマートマルチ… ………………………………………………………………………………………C-22（4）ハイパワープラス… ……………………………………………………………………………………C-24

5. 警報一覧（1）リモコンの警報一覧表（室内ユニット接続時）………………………………………………………C-25（2）リモコンの警報一覧表（水熱交換器ユニット接続時）………………………………………………C-28

6. 制御機器一覧…………………………………………………………………………………………………C-30
7. リモコン
多機能ワイヤードリモコン / CZ-10RT5… ………………………………………………………………C-31
ワイヤードリモコン / CZ-10RT3, CZ-10RT3A…………………………………………………………C-89
ワイヤードリモコン（ペリメーター用）/ CZ-10RT3P, CZ-10RT3PN… ………………………… C-118
ワイヤレスリモコン送信部 / CZ-10RWP2… ………………………………………………………… C-128
ワイヤレスリモコン受信部（4 方向天井カセット形）/ CZ-10RWRU2A… ……………………… C-135
ワイヤレスリモコン受信部（2 方向天井カセット形ナノイー X 搭載機種 受信部）/ CZ-10RWRL2… ………… C-140
ワイヤレスリモコン受信部（2 方向天井カセット形）/ CZ-10RWRL1… ………………………… C-145
ワイヤレスリモコン受信部（1 方向天井カセット形、高天井用 1 方向、天井吊形）/ CZ-10RWRD1A… ……… C-150
ワイヤレスリモコン受信部（別置受信部）/ CZ-10RWRC1A… …………………………………… C-155
ワイヤレスリモコン受信部（天井吊形ナノイー X 搭載機種 受信部）/ CZ-10RWRT1A… ……… C-160
多言語対応ワイヤードリモコン / CZ-10RTF4………………………………………………………… C-165
昇降操作専用リモコン / CZ-10RWU3G… …………………………………………………………… C-173
簡単リモコン / CZ-02RE4… …………………………………………………………………………… C-176

8. 集中制御
スケジュールタイマー / CZ-10ESW3… ……………………………………………………………… C-183
e-CUT 機能付システムコントローラー / CZ-10ESM4……………………………………………… C-194
ON/OFF 集中コントローラー / CZ-10AN4…………………………………………………………… C-213
インテリジェントコントローラー / CZ-10EST4A…………………………………………………… C-220
通信アダプター / CZ-10APB3A… …………………………………………………………………… C-282

C-1

目次

制御関連編

9. 制御関連機器
ロンワークスインターフェース / SHA-LN16U… …………………………………………………… C-291
ON/OFF 制御用ローカルアダプター / CZ-CAPA1… ……………………………………………… C-305
ON/OFF 制御用ローカルアダプター / CZ-CAPL1…………………………………………………… C-312
室内用リレー中継基板 / CZ-01APC3… ……………………………………………………………… C-319
室外シリパラ I/O/ ACC-XSP4U1……………………………………………………………………… C-326
ミニシリパラ I/O ユニット / ACC-SP1………………………………………………………………… C-343
電磁弁出力基板 / ACC-3WAY-B1……………………………………………………………………… C-348
電磁弁出力基板 / ACC-3WAY-EQ2…………………………………………………………………… C-349
電磁弁出力基板 / ACC-3WAY-B2……………………………………………………………………… C-350
電磁弁出力基板 / ACC-3WAY-EK……………………………………………………………………… C-353
信号出力基板 / ACC-SG-E… …………………………………………………………………………… C-357
RAC ローカルアダプター / CZ-CAPR1… …………………………………………………………… C-361
BACnet アダプター / CZ-10ESB4… ………………………………………………………………… C-370

10. その他
エコナビセンサー（壁設置形）/ CZ-CSEN1… ……………………………………………………… C-389
遠隔監視アダプター / CZ-01AP60B…………………………………………………………………… C-405
リモートセンサー / CZ-RSB4…………………………………………………………………………… C-449
運転表示ランプキット / IND-TH80E…………………………………………………………………… C-454
運転表示ランプキット / CZ-10TRP… ………………………………………………………………… C-456
ピー エ イ ム ス

P -A I MS システム………………………………………………………………………………………… C-458
チラーリモコン / CZ-10RTC1… ……………………………………………………………………… C-473
チラーコントローラー / CZ-10RT15G………………………………………………………………… C-497

C-2

1. システム制御

制御関連編（1）制御システムの概要
ガスヒートポンプ U 形シリーズは旧シリーズ同様に室内外操作線にリンクシステム *（リンク配線）を採用しています。同一配線上に室外ユニットを最大 30 台、室内ユニットを最大 64 台まで接続可能です。従来の集中配線を廃止し、配線作業の簡略化、誤配線の防止を行うとともに、室内ユニットの各種設定を自動化（自動アドレス）し、大幅な省工事を実現致しました。
* リンク配線 ･････ 室内外操作線が複数の室外ユニットにわたる配線方式●制御システム例

制御機器
用途･規模に合わせたフレキシブルなビル空調管理システム
P-AIMSシリーズ
CZ-10SWB3 受

最多8系統

室外機

通信アダプター
最多8台
接続可能

通信アダプターCZ-10APB3A

室外機
Windows 8.1 64bit/
Windows 10 64bit 対応

AMYアダプター
CZ-10AP3500
最多4系統

ワイヤードリモコンCZ-10RT3
CZ-10RT560E（発電モニター機能つき）受多機能ワイヤードリモコン
CZ-10RT5
多言語対応ワイヤードリモコン
CZ-10RTF4

既設利用

設備管理リモートステーション盤
ビル設備機器【他社空調機、他社全熱交ユニット、
換気設備】【、防災・防犯設備】【照明設備】
【
、検針機器
（電気、
ガス、
水道）
】
【
、衛生設備】

室外機

LONWORKS® ネットワーク

通信ライン（プロトコル：Lon Talk）
LONWORKS®インターフェース
受※LONWORKSは、
Echelon Corporationの登録商標です。

室外機
通
信
ラ
イ
ン

BACnetネットワーク
通信ライン（プロトコル：BACnet）
BACnetアダプター
CZ-10ESB4 受

接点信号ライン

室外機

リモートセンサー
CZ-RSB4

室外シリパラI/Oユニット
ACC-XSP4U1
リモート
ステーション

インテリジェント
コントローラー
CZ-10EST4A

通信アダプターCZ-10APB3A

室内用リレー中継基板
CZ-01APC3

e-CUT機能付システムコントローラー
CZ-10ESM4

室外機

室外シリパラI/Oユニット
ACC-XSP4U1

簡単リモコン
CZ-02RE4

ON/OFF集中コントローラー
CZ-10AN4

室内用リレー中継基板
CZ-01APC3
スケジュールタイマー
CZ-10ESW3

室外機

ミニシリパラ I/Oユニット
ACC-SP1A受

操作パネル（現地手配）
室内外操作線
リモコン配線
その他の配線
スケジュールタイマーの電源

C-3

1. システム制御

制御関連編①通信仕様の統一
GHP ならびに PAC の通信仕様の統一と通信の高速化により、制御性の向上を行っております。これにより集中制御機器の共通化が行え、GHP 系統と PAC 系統それぞれにリンク配線を使用することにより共通の集中制御機器に接続できます。
②リンク配線方式
配管系統の異なる室内外ユニットを 1 つの室内外操作線（無極性 2 芯）で接続でき、集中制御機器の通信を行う
配線方式（以下リンク配線と呼ぶ）を採用し、大幅な配線作業の簡略化を実現しております。
1 系統のリンク配線方式は、室内外操作線上に室外ユニットを最多 30 台、室内ユニットを最多 64 台、集中制御
機器を最多 10 台まで接続可能な配線方式です。
（ただし、リンク配線内の各機器数の合計は 100 台までです。G900BD 形・G1400BD 形は 2 台として計算します）③各種アドレス
室内外ユニットの通信による自動アドレス方式を採用しています。
また、各種設定はリモコンから変更や入力ができます。
（リモコンからの自動アドレス設定はできません）
各種アドレスや各種設定内容は、室内基板上の不揮発性メモリ（EEPROM）に書き込まれます。
このメモリは電源を切った場合や停電の場合でも、書き込まれた内容は消えません。
・系統（室外ユニット）アドレス・室内ユニットアドレス・グループアドレス
自動アドレスにより室内ユニットの不揮発性メモリ（EEPROM）に自動的に書き込まれます。
（配線方式により、設定操作が必要になります）
・集中制御アドレス
集中制御を行う場合はリンク配線を行い、室内ユニットアドレスを設定してから、リモコンまたは集中制御機器から設定します。
●集中制御機器
集中制御機器の制御対象は、リンク配線［室内外操作線上の室外ユニット：最多 30 台、室内ユニット：最多 64 台、集中制御機器：最多 10 台］が対象になります。
（複数の冷媒配管系統にまたがって集中制御機器を使用する場合
は、必ずリンク配線方式になります）*G,H,J,K,M,S,T 形制御以外の機種は、ローカルアダプターを取り付けることにより、G,H,J,K,M,S,T 形の集中制御機器に接続できます。
（主な制御機器）・ワイヤードリモコン：CZ-10RT3：CZ-10RT5：CZ-10RTF4・ワイヤレスリモコン（送信部）：CZ-10RWP2（受信部）：CZ-10RWRU7, -K, -H, -T：CZ-10RWRU2A, -K, -H, -T：CZ-10RWRL2：CZ-10RWRD1A：CZ-10RWRC1A：CZ-10RWRT1A
・e-CUT 機能付システムコントローラー：CZ-10ESM4・インテリジェントコントローラー ：CZ-10EST4
・P-AIMS システム
：CZ-10SWB3：CZ-10SWB3A：CZ-10SWB3D：CZ-10SWB3G：CZ-10SWB3B：CZ-10SWB3P：CZ-10SWB3S：CZ-10SWB3T：CZ-10SWB3W：CZ-10SWB3CA：CZ-10SWB3CV：CZ-10SWB3CL
・通信アダプター：CZ-10APB3A・オン/オフ制御用ローカルアダプター ：CZ-CAPL1：CZ-CAPA1
C-4

1. システム制御

制御関連編④ 1 リンク配線系統（室内外操作線）の仕様
室内外操作線 ････････････････････ 無極性 2 芯
配線総延長距離 ･･････････････････1㎞
分岐配線 ････････････････････････ 最多 16 箇所（1m 以内は分岐に含みません）
接続可能室外ユニット ････････････ 最多 30 台
ただし 1 リンク配線内の各機器数の合計は接続可能室内ユニット ････････････ 最多 64 台
100 台までです。G900・1120・1400・
接続可能集中制御機器 ････････････ 最多 10 台
1600BD 形は 2 台で計算します。

1）リンク配線系統の室内ユニットは、グループ制御を行っている子機も含めた室内ユニットの合計接続台数が最多 64 台までです。
2）室内ユニットや室外ユニットの台数が上記の台数制限より多い場合は、複数系統のリンク配線方式になります。
3）集中制御機器を使用する場合は、必ずリンク配線方式で配線を行ってください。
4）室内外操作線はⅥ . 施工 2. 電気工事を参照ください。
※ すべての室内外操作線の太さを 2mm2 にすることにより総配線長を 2km まで増やすことが可能です。

C-5

1. システム制御

制御関連編⑤制御の配線例「リンク配線方式」ならびに「自動アドレス設定」を採用しています。
下記の配線例のように配線できますが配線方法により自動アドレス設定の方法が異なりますので該当システムに最適な配線方法を選定してください。
リンク配線していない場合
室外ユニット１系統設置の場合、又は複数の（リンク配線はしていない）室外ユニットがあり、系統（室外ユニット）アドレスを区分したい場合
1）室外ユニット内の系統（室外ユニット）アドレスを「１」、または「１」から順次設定します。
2）室内外ユニットの電源を投入します。
3）室外ユニットのメイン基板の操作で自動アドレス設定を行います。
リンク配線した場合
室内外操作線が複数の室外ユニットにわたっている（リンク配線）場合
1）室外ユニット内の系統（室外ユニット）アドレスを「１」から順次設定します。
複数の冷媒配管系統をリンク配線行った場合でも、室内外ユニットの電源が冷媒配管系統毎に入切可能かどうかによって自動アドレスの設定方法が異なります。
《室内外ユニットの電源が冷媒配管 1 系統毎に入切できる場合》
 	 室外ユニットを運転しないで、室内外ユニット通信でアドレス設定を行います。
2）自動アドレスを行う冷媒配管系統のみ電源を投入します。
3）室外ユニットのメイン基板の操作で自動アドレス設定を行います。
《室内外ユニットの電源が冷媒配管系統毎に入切できない場合》
 	 冷媒配管系統毎に室外ユニットの運転を行い、各系統の室内ユニットアドレスの設定を行います。
2）この場合は事前に冷媒配管工事・燃料配管工事を完了し、電源を投入します。
3）室外ユニットのメイン基板の操作で自動アドレス設定を行います。
●制御配線方式< 分岐配線方式 >P-AIMS システム

通信アダプター

GM

GM

システム
コントローラー

ON/OFF
集中コントローラー
他の系統の室内外操作線へ< 連続わたり配線方式 >P-AIMS システム

通信アダプター

GM

システム
コントローラー

ON/OFF

GM

他の系統の 集中コントローラー
室内外操作線へ

C-6

1. システム制御

制御関連編（2）監視制御システム
制御関連商品とシステムは、対象とする室内ユニットの台数と目標とする制御機能やデータ量により図のように位置付けられます。それぞれの商品およびシステムについて、規模と目標に合わせて最適のシステムをご検討いただ
きますよう、お願い申し上げます。
《GHP のトータル監視制御システム展開》
  規模・目標に合わせて最適のシステムをお選びください。

P-AIMSシステム
CZ－10SWB3
CZ－10SWB3A
CZ－10SWB3D
CZ－10SWB3G
CZ－10SWB3B
CZ－10SWB3P
CZ－10SWB3S
CZ－10SWB3T
CZ－10SWB3W
CZ－10SWB3CA
CZ－10SWB3CV
CZ－10SWB3CL←

インテリジェントコントローラー
CZ-10EST4A

制

最多256台（＊１）の室内ユニットの制御＊2
ウィークリータイマー運転（休日設定可能）
電気・ガス使用量の簡易按分機能

御台
数

最多1024台の室内ユニットの制御＊2
テナント毎の電気・ガス料金
簡易計算機能週間プログラムタイマー運転等

e－CUT機能付システムコントローラー
CZ-10ESM4
最多64台の室内ユニットの制御＊2
ON/OFF集中コントローラー
CZ-10AN4
最多16グループの室内ユニットの個別発停＊3制 御 機 能→＊ 1： 3 系統以上の場合には、外部に通信アダプター（CZ-10APB3A）の設置が必要です。
＊ 2： グループ制御をする場合、最多接続台数と同数のグループ制御が可能ですが、最多接続台数を超えることはできません。
＊ 3： グループ制御をする場合 16 グループの制御が可能ですが、最多 64 台を超えることはできません。
■ 集中機器が 1 台しか設置されていないリモコンシステムでは、万一その集中機器が故障した場合、空調機を運転でないなどの問題が発生する可能性があります。その安全措置として、複数の集中機器を設置するよう推奨いたします。

C-7

2. 制御機能一覧

制御関連編■制御システム
制御方式

制御内容

●標準制御
（1）グループ制御（2）親子リモコン制御

室外機

リ
モ
コ

標準リモコン
親

ン

標準制御

制

子

親

子
グループ制御親子リモコン制御

御（3）e-CUT 機能付システムコントローラー
e
‒
C

室外機

U

ゾーン1

T
機

e-CUT機能付
システムコントローラー

e-CUT機能付
システム
コントローラー

ゾーン2

能
付

ゾーン3

e-CUT機能付
システムコントローラー

シ
ス
テ

ゾーン4
e-CUT機能付
システムコントローラー

e-CUT機能付
システム
コントローラー

個別
リモコングループ制御個別リモコン

リモコンレスシステム

リモコンレスグループ制御

ム
コ
ン
ト
ロ
I
ラ
I
（4）スケジュール制御（室内ユニットから電源供給）

タ
イ

室外機

マ

スケジュールタイマー

リモコン

I

運（5）スケジュール制御（集中機器から電源供給）
転
制
御
室外機
スケジュールタイマー

標準制御● ワイヤードまたはワイヤレスリモコ
ンにより室内ユニットの各種制御を行います。
● 室外ユニットの冷暖モードはリモコ
ンの先押し優先で決定されます。
● リモコンセンサー、ボディーセンサー
切替可能。
（1）グループ制御● 遠隔ですべての室内ユニットを一括制御。
● 全室内ユニット同一モードで運転。
● 最多 8 台まで接続可能。
● センサーはボディセンサーとし、リモコン設定温度に対して各室内ユニッ
ト毎に ON/OFF。
（2）親子リモコン制御● 室内ユニット 1 台に対し最多 2 個のリモコン。
（親リモコン + 子リモコ
ン）が設置可能。
● 後押し優先。
（リモコン上で親子の設定をします。）● 子リモコンでもタイマー設定可能。
（但し、親か子いずれか一方の設定となります。）

遠方側機器
品名・品番

個数

手元側機器
品名・品番
●ワイヤードリモコン
CZ-10RT3
CZ-10RT5
CZ-10RTF4●簡単リモコンCZ-02RE4―――●ワイヤレスリモコン
CZ-10RWRU7
CZ-10RWRU2A
CZ-10RWRL2
CZ-10RWRD1A
CZ-10RWRC1A
CZ-10RWRT1A● e-CUT 機 能 付 シ ステ ムコントロー ●システムコントローラー●ワイヤードリモコン
ラーと標 準リモコンにより室 内 ユ
CZ-10ESM4
CZ-10RT3
ニットの各種制御を遠方又は手元かCZ-10RT5
ら行う。
● ON/OFF 集中コント
CZ-10RTF4●最多 64 台・64 グループの室内ユニッローラー●簡単リモコントを 1 ～ 4 のゾーンに分け個別に制CZ-10AN4
CZ-02RE4
御できます。
●ワイヤレスリモコン●親・子システム制御ができます。
（親 ●インテリジェントコント
CZ-10RWRU7
子合わせて 2 台まで）
ローラー
CZ-10RWRU2A● e-CUT 機 能 付 シ ステ ムコントロー
CZ-10EST4A
CZ-10RWRL2
ラーを集中制御機器として使用する
CZ-10RWRD1A
か、リモコンとして使用するかを選
組合せで
CZ-10RWRC1A
択できます。
最多
CZ-10RWRT1A●一斉 / ゾーン毎 / グループ単位で操作10 台ができます。
● 1～4 のゾーンのうち、いずれかのみの設定に限定することもできます。
●他の集中制御機器との併用もできます。
（同一回線上に他の集中制御機器を含め最多10 台まで接続可能。）● e-CUT 機 能 付 シ ステ ムコントロー
ラーは、1 日 8 回のプログラム運転（運転 / 停止、運転モード、室温、手元許可 / 手元禁止）が可能です。
●最多 64 台・64 グループの室内ユニッ ●スケジュールタイマー●ワイヤードリモコン
トを 1 ～ 8 グループに分けてグルー
CZ-10ESW3
CZ-10RT3
プ単位でタイマー制御が可能です。
CZ-10RT5● 1 日 6 回までのタイマー制御が可能 ● ON/OFF 集中コント
CZ-10RTF4です。
ローラー●簡単リモコン●タイマー制御項目は、運転 / 停止、手CZ-10AN4
CZ-02RE4
元許可 / 手元禁止で、それぞれを組●ワイヤレスリモコン
み合わせて、もしくは単独で設定可CZ-10RWRU7
組合せで
能です。
（運転のみ、手元許可のみ、
CZ-10RWRU2A
最多
運 転 + 手 元 許 可、停 止 + 手 元 禁 止、 ●システムコントローラー
CZ-10RWRL2
10 台等）
CZ-10ESM4
CZ-10RWRD1A● 1 週間以内の臨時休日設定ができま
CZ-10RWRC1A
す。
●インテリジェントコント
CZ-10RWRT1A
ローラー
CZ-10EST4A

ON/OFF集中
コントローラー
リモコン● 集中制御機器が 1 台の場合、故障等がありますと空調機の制御ができなくなる可能性がありますので、その他の制御機器の併用を推奨いたします。

C-8

2. 制御機能一覧

制御関連編

制御方式

制御内容

（6）遠方発停制御● 各室内ユニットにリレー中継基板を設け、中 央 制 御 盤で、ON/OFF、運転、警報の取出し、集中個別の切換を行います。
● 通信方式

室外機

出
力
入
力

リレー基板
リモコン
中央制御盤

遠

運転信号
警報信号
運転／停止

遠方側機器
品名・品番
● 中央制御< 現地手配 >個数● リレー中継基盤
CZ-01APC3

CZ-01APC3
―

無電圧接点
各種仕様

方
・
連（7）ON/OFF 集中制御
動・

オン／オフ制御用
ローカルアダプター

中央● ON/OFF 集中コントローラーを使って最多 16 グループ（64 台）の室内ユニットを ON/OFF 制御できます。
● 外気処理ユニット等ローカルアダプ
ターを使ってコントロールできます。

● ON/OFF 集中コント
ローラー
CZ-10AN4

御
リモコン

1台

（8）インテリジェントコントローラー制御（中央監視制御）
リンク系統 No.1

Web対応
LAN

リンク系統 No.2

インテリジェント
コントローラーリンク系統 No.3

パソコン

通信
アダプター

リンク系統 No.4

中（9）中央監視システム
央ON/OFF
集中コントローラー監
視
制
御●簡単リモコンCZ-02RE4●ワイヤレスリモコン
CZ-10RWRU7
CZ-10RWRU2A
CZ-10RWRL2
CZ-10RWRD1A
CZ-10RWRC1A
CZ-10RWRT1A●ワイヤードリモコン
CZ-10RT3
CZ-10RT5
CZ-10RTF4●簡単リモコンCZ-02RE4

制
ON/OFF集中コントローラー

手元側機器
品名・品番
●ワイヤードリモコン
CZ-10RT3
CZ-10RT5
CZ-10RTF4● 最多 256 台（4 系統× 64 台）の室内
ユニットの制御が可能。3 系統以上の場合は外部に通信アダプター CZ10APB3A の設置が必要です。
● 一括、ゾーン単位、テナント単位、グ
ループ単位で操作可能。
● 運転 / 停止、運転モード切替、温度設
定、風速切替、風向切替、リモコンの手元操作禁止（禁止 1、2、3、4）ができます。
● リモコン、ON/OFF 集中コントロー
ラー、システムコントローラーなどとの併用もできます。
● ウィークリータイマー、休日設定、空調エネルギー按分も可能。
● ON/OFF 集中コントローラーを中央監視装置に接続できます。
● 中央監視装置から一括ゾーン（ゾーン毎）ON/OFF 入力
中央監視装置への運転出力、一括警
報出力が取り出せます。

●インテリジェントコン
トローラー
CZ-10EST4A● 室外シリパラ I/O ユニットを中央制
御盤の近くに設置可能。
● 室外シリパラ I/O ユニット 1 台で最
多 4 台の室外ユニット（冷媒系統）を制御可能。
● 中央制御盤からの接点信号で、冷暖切換、室内ユニット一斉 ON/OFF ができます。

● 中央監視装置< 現地手配 >● 通信アダプター
CZ-10APB3A

1台
通 信
アダプ
ターが
3 系統
以 上
の 時
必 要

●ワイヤレスリモコン
CZ-10RWRU7
CZ-10RWRU2A
CZ-10RWRL2
CZ-10RWRD1A
CZ-10RWRC1A
CZ-10RWRT1A●オン / オフ制御用
ローカルアダプター
CZ-CAPL1
CZ-CAPA1●ワイヤードリモコン
CZ-10RT3
CZ-10RT5
CZ-10RTF4●簡単リモコンCZ-02RE4●ワイヤレスリモコン
CZ-10RWRU7
CZ-10RWRU2A
CZ-10RWRL2
CZ-10RWRD1A
CZ-10RWRC1A
CZ-10RWRT1A● 中央監視装置< 現地手配 >
最多
4台

リモコン

各6芯
中央監視装置（10）室外シリパラ I/O ユニット

室外シリパラI／O

室外機

中央制御 現(地手配

リモコン● 室外シリパラ I/O
ユニット（ACC-XSP4U1）

最多
8台

)

● 集中制御機器が１台の場合、故障等がありますと空調機の制御ができなくなる可能性がありますので、その他の制御機器の併用を推奨いたします。

C-9

2. 制御機能一覧

制御関連編

制御方式

制御内容

（11）ミニシリパラ I/O ユニット

● 1 グループ最多 8 台の室内ユニットを制御可能です。
● 下 記 の ① ～ ④ の 機 能 を DIPSW によって設定し、制御できます。
①風速設定 	
+ 運転 / 停止②手元発停禁止 / 許可 + 運転 / 停止
③強制サーモ OFF+ 運転 / 停止④運転モード設定+ 運転 / 停止● 設定温度は変更可能です。
入力は 0-10V または、0-140 Ωどち
らかを選択します。
● 運転、警報出力が可能です。
● 室温出力は、4 ～ 20mA で出力しま
す。

中
央
監
視
制

ミニシリパラI/O

御操作パネル（現地手配）

リモコン（12）インテリジェントコントローラー制御
中央

リンク系統 No.1

インテリジェント
コントローラー監
視制
御リンク系統 No.2

LAN

リンク系統 No.3

電力量計
パソコン
通信
アダプター

+

リンク系統 No.4

空
調

遠方側機器
品名・品番
● 中央監視装置< 現地手配 >個数● ミニシリパラI/O ユニット（ACC-SP1A）●簡単リモコンCZ-02RE4―● 空調エネルギー按分と空調料金按分計算ができます。
● 最多 256 台の室内ユニットの制御が可能。3 系統以上の場合は外部に通信 アダプター CZ-10APB3A の設置が必要です。
● 一括、ゾーン単位、テナント単位、グ
ループ単位で操作可能。
● 運転 / 停止、運転モード切替、温度設
定、風速切替、風向切替、リモコンの手元操作禁止（禁止 1、2、3、4）ができます。

● 電力量計< 現地手配 >● インテリジェントコント
ローラー
CZ-10EST4A● 通信アダプター
CZ-10APB3A● P-AIMS と通 信アダ プ ターにより、個別および一括の ON/OFF、温度設
定、冷房切替、運転信号、警報信号表示等ができます。
●通信系統最多 4 系統、室内ユニット
1024 台、室外ユニット 960 台接続。
●料金計算データ、警報履歴、状変履歴
を CSV 出力。
●別売ソフトを使用して、レイアウト表
示、デマンド制御が可能。

● 電力量計< 現地手配 >● P-AIMS 基本ソフト
CZ-10SWB3
1台● P-AIMS料金計算 ソフト
CZ-10SWB3A
通 信● 通信アダプター
アダプ
CZ-10APB3A
ターが
最 多
32 台

● S-DDC と AMY アダプターを使いビル管理システムのインターフェース（山武製 BMIF）に接続できます。

● ビル管理システム（山武製 BMIF）< 現地手配 >● S-DDC
CZ-10ESKD2● AMY アダプター
CZ-10AP3500

1台
通 信
アダプ
ターが
3 系統
以上の
時必要

エ
ネ（13）P-AIMS
ル
ギ
室外機

I
按
分
シ

通信
アダプター

室外機

ス
テ
ム

オ
I
プ
ン
ネ
ッ
ト
ワ
I
ク

●ワイヤレスリモコン
CZ-10RWRU7
CZ-10RWRU2A
CZ-10RWRL2
CZ-10RWRD1A
CZ-10RWRC1A
CZ-10RWRT1A●ワイヤードリモコン
CZ-10RT3
CZ-10RT5
CZ-10RTF4●簡単リモコンCZ-02RE4●ワイヤレスリモコン
CZ-10RWRU7
CZ-10RWRU2A
CZ-10RWRL2
CZ-10RWRD1A
CZ-10RWRC1A
CZ-10RWRT1A

P-AIMS（14）S-DDC とビル管理システム
ビ
ル
管
理
シ
ス
テ
ム

手元側機器
品名・品番
●ワイヤードリモコン
CZ-10RT3
CZ-10RT5
CZ-10RTF4

室外機

室内外操作線
BACnetアダプター
CZ-10ESB4BACnet通信線○e-CUT機能付システムコントローラー○インテリジェントコントローラー 等
BAC（15）ロンワークスインターフェース

中央監視
システム

● ロンワークスに接続される中央監視システムから室内ユニット最多 16 グ
ループの基本的な設定 / 状態監視ができます。
● ロンワークスインターフェース 1 台
で、室 内ユニット最 多 16 グループ
（最多 64 台）を制御可能。
● 室内ユニットが 17 グループ以上のときは、インターフェースを追加接続してください。

● ロンワークスインター
フェース
SHA-LN16U● システムコントローラー
CZ-10ESM4● インテリジェントコント
ローラー
CZ-10EST4A● 通信アダプター
CZ-10APB3A

1台
AMY
アダプ
ターが
最 多
32 台

●ワイヤードリモコン
CZ-10RT3
CZ-10RT5
CZ-10RTF4●簡単リモコンCZ-02RE4●ワイヤレスリモコン
CZ-10RWRU7
CZ-10RWRU2A
CZ-10RWRL2
CZ-10RWRD1A
CZ-10RWRC1A
CZ-10RWRT1A

室内ユ
ニット
最 多
16 グ
ループ
に対し
て1台

● 集中制御機器が１台の場合、故障等がありますと空調機の制御ができなくなる可能性がありますので、その他の制御機器の併用を推奨いたします。

C-10

3. リモコン・コントローラーの機能

制御関連編

A. リモコン・コントローラーの機能一覧
リモコンワイヤードリモコン

ワイヤレスリモコンCZ-02RE4

CZ-10RWP2（送信部）* 各室内ユニットの受信部
は（5）制御機器、■制御機
器一覧をご参照下さい。

多機能
ワイヤードリモコンCZ-10RT5

ワイヤードリモコンCZ-10RT3

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

冷房

●

●

●

●

●

送風

●

●

●

●

●

温度設定

●

●

●

●

●

風速設定 急 ･ 強 ･ 弱 ･ 自動

●※ 9

●※ 9

●

●

●※ 9

機能一覧
接続可能なエアコンの種類

U・T・S・M・K・J・H 形 ※ 5

運転 / 停止
運転切換

冷暖自動

※1

暖房
ドライ

多言語対応
ワイヤードリモコンCZ-10RTF4

簡単リモコン※1

自動風向位置出しオート
フラップ 任意風向設定

※2

●

●

●

●

●

※2

●

●

●

●

●

フラップスイング		

※2

●

●

●

●

●

機

省エネモード

●

●

●※ 7

●

●

昇降グリル操作（別売の昇降グリル取付時）

●

●

×

×

●

能

換気扇操作（市販の換気扇の連動運転、および単独 ON/OFF）

●

●

×

×

●

熱交換気ユニット連動

●

×

×

×

×

時限タイマー（30 分単位）

×

●

●※ 6

×

×

時刻タイマー（24 時間タイマー設定）

●

×

×

×

●

リモコンセンサー

●

●

×

●

×

設定温度自動リターンモード

●

●

×

×

●

設定温度範囲制限

●

×

×

×

×

消し忘れ防止

●

×

×

×

×

時間帯デマンド

●

×

×

×

×

フィルター残り時間表示

●

×

×

×

×

※ 13

システム

エコナビ

※ 11

●

×

●※ 7

×

●

ナノイー X

※ 12

●

×

●※ 7

×

●

多言語表示

×※ 10

×

●※ 8

×

×

集中管理

×

×

×

×

×

●（同時運転制御
1 グループまで）●●（同時運転制御
1 グループまで）●（同時運転制御
1 グループまで）

複数台並列リモコン（子リモコンとして）

●

●

●

●

複数台並列リモコン（親リモコンとして）

●

●

●

●

グループ制御（1 グループ最多 8 台）

設定範囲

冷房（℃）

18 ～ 30

ドライ（℃）

18 ～ 30

暖房（℃）

16 ～ 30 ※ 3

冷暖自動（℃）

18 ～ 30

ワイヤードリモコン
他のワイヤレスリモコン
制御機器
e-CUT 機能付システムコントローラーとの併用
スケジュールタイマー

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●※ 4

●

●

●

●※ 4

※ 1. システムにより表示されない場合もあります。取扱説明書等でご確認くださ ※ 10. 多機能ワイヤードリモコン（CZ-10RT5）は、トップ画面のみ英語表示に切替い。
可能です。
※ 2. お使いの室内機によって機能が異なります。詳しくは本体に付属されている ※ 11. 室内機 エコナビ対応機種（4 方向天井カセット形ナノイー X（48・4.8 兆）取扱説明書をご覧ください。
搭載）、壁掛け形）にのみ対応しております。但し、壁設置形エコナビセンサー（CZCSEN1）使用時、ワイヤレスリモコンは併用不可のため、壁掛け形では、※ 3. 一部の機種の上限温度は 26℃になります。
ワイヤレスリモコンでエコナビ機能をご利用いただけません。
※ 4. 併用する場合は、リモコンの手元禁止機能が制限されます。
※ 12. 室内機 ナノイー X 対応機種（4 方向天井カセット形ナノイー X（48・4.8 兆）※ 5. ワイヤレスリモコンは、J1 形・H 形の室内機には、ご使用になれません。
搭載）、1 方向天井カセットスリム形ナノイー X（48・9.6 兆）搭載 / 電動弁※ 6. 入タイマーは、6 時間、7 時間、8 時間、切タイマーは 1 時間、2 時間、3 時間
取付けタイプナノイー X（48・9.6 兆）搭載、２方向天井カセット形ナノイーの設定が可能です。
X（48 兆）搭載、天井吊形ナノイー X（4.8 兆）搭載にのみ対応しております。
但しワイヤレスリモコンは、1 方向天井カセットスリム形ナノイー X（48・※ 7. 出荷設定は不可。据付（電気）工事説明書記載の設定が必要です。エコナビは、
9.6 兆）搭載には対応していません。
ON ／ OFF のみ対応。
※ 8. 日本語 ･ 英語併記、英語、中国語（簡体字）の 3 言語を切り替え表示可能。フ ※ 13. 適用シリーズ・・・当社製 天井埋込形・マイコンタイプ MZD10 シリーズ、
天吊カセット形・マイコンタイプ MZB10 シリーズ
ランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、ロシア語の表示も可能。据付（電気）工事説明書記載の設定が必要です。
※ 9. 多機能ワイヤードリモコン（CZ-10RT5）多言語ワイヤードリモコン（CZ10RTF4）ワイヤレスリモコン（CZ-10RWP2）ご利用時のみ、５段階で設定可能です。
※ 集中制御が 1 台しか設置されていないリモコンレスシステムでは、万が一その集中機器が故障した場合、空調機を運転できないなどの問題が発生する場合があります。その安全措置として複数の集中機器を設置するよう推奨いたします。

C-11

3. リモコン・コントローラーの機能
エアコンの種類（グループ別）
a グループ /GHP:U・T・S・M・K・J・H・G 形

B. コントローラー・集中制御機能一覧

c グループ / その他の種類

e-CUT 機能付
システムコントローラー

ON/OFF 集中
コントローラーインテリジェント
コントローラー ※ 26

P-AIMS（ピーエイムス）

品番CZ-10ESM4

CZ-10AN4

CZ-10EST4A ※ 27

CZ-10SWB3 シリーズ 受 ※ 1

室内機 ･ 接続台数（管理可能な台数）

64 台× 1 系統 ※ 3

64 台× 1 系統 ※ 4a接続に必要なローカルアダプター

b

c

※5

※6

a

最多 16 系統 256 台 ※ 4
64 台× 64 系統 1,024 台
通信アダプター CZ-10APB3A 通信アダプター CZ-10APB3A

b

c

※5

※6

a

b

c

※5

※6

a
●

CZ-10APB3A

―

―

―

―

―

―

●

●

●

CZ-CAPL1/CZ-CAPA1

―

●

●

―

●

●

―

●

●

―

CZ-CAPR1

―

●

―

―

●

―

―

●

―

―

運転 / 停止

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

モード変更 ※ 2

●

●

―

―

―

―

●

●

―

●

風速変更

●

―

―

―

―

●

―

●

温度設定

●

―

―

―

―

●

―

●

―

―

―

―

―

―

―

●

―

―

風向変更
省エネモード集中 / 個別切替
操作／表示機能※インターフェースリレー中継基盤では機能のみ

印
刷
機
能

b グループ / 小形エアコン

品名

エアコンの種類（グループ別）

外
部
入
出
力
端
子

制御関連編

※ 25

※ 28

●
※ 28

●
※ 28

●

●

※8

※ 28

―

―

―

●

―

―

※9

※ 25

※ 11

※ 25

※ 28

●
※ 28

●
※ 28

●

●

※8

※ 28

●

―

―

●

―

―

●

●

※ 23

●

―

※7

b

c

※5

※6

●

●

●

●

●

―

※ 25

●

●

●

―

※ 28

●
※ 28

●
※ 28

―
―

●

●

※8

※ 28

●

―

―

●

―

―

●

●

●

●

●

●

●

―

―

※ 23

―

週間プログラム

●

●

●

―

―

―

特定日（休日）設定

―

―

―

―

―

―

●

●

●

デマンド制御

●

―

―

―

―

―

●

―

―

室内温度

―

―

―

―

―

―

●

―

―

●

―

―

一括運転確認

―

―

―

―

―

―

●

●

●

●

●

●

警報

●

―

●

●

―

運転積算時間

――――

サーモ ON 積算時間

―

―

―

発停回数

―

―

説明文

―

レイアウト表示

※ 10

※ 12

●

●

●

●

●

●

●

※ 13

※ 14

※ 15

※ 15

※ 14

※ 15

※ 15

―

―

●

―

―

―

●

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

モード固定 ※ 24

―

―

―

外部一括警報出力●●

オール ON・OFF 入力●

スケジュールタイマー

●
※ 16

●

●

●

●

※ 18

※ 18

※ 18

●

●

●

●

●

※ 17

※ 17

※ 18

※ 17 ※ 18※ 17 ※ 18

●

●

●

●

●

●

―

―

―

―

●

●

●

―

―

●

●

●

―

―

―

―

―

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

―

―

―

一括運転モニター出力

●

●

各画面印刷

―

按分印刷

●

●

●

※ 19

※ 19

※ 19

―

―

―

―

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

―

―

―

―

―

―

●

●

●

※ 20

※ 20

※ 20

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

―

―

―

―

―

―

―

―

●

●

●

―

―

―

―

―

―

警報印刷

―

―

―

―

―

―

請求書発行

―

―

―

―

―

―

C-12

▲

▲

▲

●

●

●

※ 21

※ 21

※ 21

※ 18

※ 18 ※ 22※ 18 ※ 22

●

●

●

―

―

―

▲

▲

▲

※ 21

※ 21

※ 21

―

―

―

3. リモコン・コントローラーの機能※ 1.

CZ-10SWB3 シリーズは機能により、別ソフトが必要となります。

※ 2.

送風、冷房、ドライ、暖房、自動のモード。

※ 3.

制御関連編

1 リンク配線の制限（室内機最多 64 台、室外機最多 30 台、集中制御機器最多 10 台、ただし、合計は最多 100 台）を満たす室内機が制御対象で、全室内機を制御可能な一斉モードと、室内機を 1 〜 4 の 4 ゾーンに分け、各ゾーンのみ制御対象とするゾーン 1・2・3・4 モードが選択できます。

※ 4.

1 系統は 1 リンク配線の制限（室内機最多 64 台、室外機最多 30 台、集中制御機器最多 10 台、ただし、合計は最多 100台）の室内機最多 64 台が制御対象です。ON/OFF 集中コントローラーは 16 グループまで制御可能。
（ON/OFF 集中コントローラー 1 台で室内機最多 64 台を制御 =1 グループの室内機 4 台）

※ 5. 「JEMA 標準 HA 端子 -A」端子が付いているエアコン等を発停および発停モニター可能。
（旧 L3C 機能）※ 6.

リレー接点出力※ 7.

既設 CZ-10AP3500 通信ラインを接続できます。

※ 8.

グループ制御内は、一括設定になります。

※ 9.

表 1）5 段階が設定可能。但し、リモコンモード使用時は、設定できません。G 形は「運転モードのみの禁止」は設定できません。

※ 10. 運転 / 停止、運転モード、温度設定、風速設定、風向設定、手元禁止、省エネ設定をタイマーで設定可能。
※ 11. 表 1）2 段階（許可と禁止 1〈運転 / 停止の許可 / 禁止〉）が設定できます。4 パターンのグループ一括からの選択固定になります。
詳細は据え付け工事説明書、設備設計資料を参照してください。
※ 12. デマンドコントローラー（現地手配）、CZ-10SWB3D ソフトが必要です。手動設定での制御機能は基本ソフトに含まれます。
※ 13. ランプのフラッシングで表示。
※ 14. 警報内容、発生日時を各グループ毎に表示。
（インテリジェントコントローラーのメモリー機能は合計 20,000 件まで。
P-AIMS は、合計 20,000 件保存する。CSV 出力可能）※ 15. 警報発生日時を表示。
（インテリジェントコントローラーのメモリー機能は合計 20,000 件まで。P-AIMS は合計 20,000 件保存する。CSV 出
力可能）※ 16. 室内機のみ表示。
※ 17. サーモ信号を取り出せば可能。
※ 18. CZ-10SWB3A（料金計算ソフト）が必要です。
※ 19. CZ-10SWB3G（レイアウト表示ソフト）が必要です。
※ 20. スケジュールタイマーを室内外操作線と T1/T2 端子に接続することで、操作対象の室内機を制御可能。
※ 21. 印刷は、お客様のパソコン・プリンターをご使用願います。
※ 22. 室内能力相当値（kW）を P-AIMS から設定する必要があります。
※ 23. 表 1）5 段階が設定できます。
※ 24. 室外シリパラ I/O ユニットから可能です。
※ 25. 当社製の小形エアコンのみとなります。
※ 26. 熱交換気ユニットは、インテリジェントコントローラー単独ではスケジュール機能をご使用頂けません。
ご使用にあたっては、スケジュールタイマー（CZ-10ESW3）との併用が必要です。
※ 27. インテリジェントコントローラー（CZ-10EST4A）に通信アダプターをご利用する場合は、必ず通信アダプター（CZ10APB3A）をご使用下さい。
※ 28. RAC ローカルアダプター（CZ-CAPR1）のみ可能です。
表 1） 禁止／個別切り換え、制限内容
許可※禁止 1 〜禁止 4 の制限内容は、変更可能です。

リモコンの操作に制限はありません。ただし、集中制御機器またはリモコンのどちらかで、後から操作した内容に変更されます。

禁止 1 リモコンで運転／停止、できません。
（それ以外の操作はリモコンで可能）
禁止 2 リモコンで運転／停止、運転モード変更、温度設定ができません。
（それ以外の操作はリモコンで可能）
禁止 3 リモコンで運転モード変更、温度設定ができません。
（それ以外の操作はリモコンで可能）
禁止 4 リモコンで運転モードの変更ができません。
（それ以外の操作はリモコンで可能）※ 集中制御が 1 台しか設置されていないリモコンレスシステムでは、万が一その集中機器が故障した場合、空調機を運転できないなどの問題が発生する場合があります。
その安全措置として複数の集中機器を設置するよう推奨いたします。

C-13

3. リモコン・コントローラーの機能

制御関連編

C. インターフェース機能一覧

ローカルアダプター

BACnet アダプター

室外シリパラI/O ユニット

ミニシリパラI/O ユニットLONWORKS
インターフェース

品番

CZ-10ESB4 受

ACC-XSP4U1

ACC-SP1A 受

SHA-LN16U 受

室内機 ･ 接続台数（管理可能な台数）

128 台

4 冷媒系統の室内ユニット（1 冷媒系統一括）

1 グループ /8 台

16 グループ /64 台

エアコンの種類

e

a

e

e

―

―

―

―

接続に必要な

品名

※
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス
リ
レ
ー
中
継
基
盤
で
は
機
能
の
み

操
作
/
表
示
機
能

CZ-CAPL1/
CZ-CAPA1

●

●

●

※3

※3

※5

運転 / 停止

●

モード変更

●

●

風速変更

●

―

温度設定

●

―

風向変更

●

―

―

●

省エネモード●―――集中 / 個別切替●

週間プログラム

●
※4

●

●

●

※4

※7

●
※4

●

●

●

●

※8

※4

※6 ※9

―

―

―

―

特定日（休日）設定

―

―

―

―

デマンド制御 ※ 11

●

●

―

―

室内温度

●

―

●

●

一括運転確認

―

―

―

―

警報

●

―

―

●

運転積算時間

―

―

―

―

●

―

―

―

サーモ ON 積算時間

外
部
入
出
力
端
子

受：受注生産品

※1

※ 12

発停回数

―

―

―

―

説明文

―

―

―

―

レイアウト表示

―

―

―

―

モード固定

―

●

―

―

●

●

●

―

●

―

外部一括警報出力
オール ON・OFF 入力
スケジュールタイマー
一括運転モニター出力

※2

●
※2

●

―

―

●

●

※2

※ 1. 重み付けサーモ ON 積算時間です。
※ 2. 設定が必要です。
※ 3. 一括のみ可能。
※ 4. 設置時の DIPSW 設定により、制御モードを選択して使用します。
※ 5. 個別のみ可能。

C-14

※4

―
※ 10

●

―

―

3. リモコン・コントローラーの機能制御関連編※ 6. 風速変更・風向変更・集中 / 個別・フィルターサインのうち、2 つをディップスイッチで選択。
※ 7. 表 1）の設定ができます。
※ 8. ディップスイッチの切換で対応。
※ 9. 表 1）の設定ができます。(「リモコンモード設定 1」の「運転禁止・停止許可」を除く )※ 10. 室内機の T10 コネクターを使用しますので、併用できません。 別途、システムコントローラーや ON/OFF 集中コントロー
ラーがあれば併用可能です。
※ 11. ガス消費量を抑えた運転が可能です。
※ 12. サーモ OFF は、M 形から可能です。
エアコンの種類a/U・T・S・M・K・J 形

b/F・E 形

c/ 小型エアコン

d/ その他の種類

e/U・T・S・M・K・J・H・G 形

表 1）集中／個別切り換え、制限内容
運転許可・停止許可

リモコンで運転 / 停止ができます。

運転禁止・停止禁止

リモコンで運転 / 停止ができません。

運転禁止・停止許可

リモコンで運転はできませんが、停止はできます。

リモコンモード

温度設定許可リモコンで温度設定の変更ができます。

設定 2

温度設定停止リモコンで温度設定の変更ができません。

リモコンモード
設定 3

運転モード変更許可

リモコンでモード変更ができます。

運転モード変更禁止

リモコンでモード変更ができません。

リモコンモード
設定 1

C-15

戻る

リモコン配線

C-16

コ ン ト ロ ー ル 基 板
エコナビ

湿度センサーUSB

ナノイー

運転モニター信号

警告信号

室内外操作線
4個

LED出口

コ ン ト ロ ー ル 基 板
排ガス温度

冷媒圧力スイッチ

ＲＡＹ基板

室内外操作線

ドレンフィルターヒーター2
アンローダ弁
四方弁
オイル戻し弁

ドレンフィルターヒーター1

燃料ガス弁2
クランクケースヒーター

燃料ガス弁1

冷却水ポンプファンモータースロットル
燃料ガス調整弁
スターターモーター

イグニッション1
イグニッション2
イグニッション3

回転角センサーエンジン油圧スイッチ
冷却水温度

エンジン

回転信号

進角信号

排熱回収弁

リキッド弁

冷却水三方弁板

室外ユニット

室内ユニット3個

スライドSW
7セグメントLED出力
6桁

4個

キーSW

冷媒高圧

冷媒低圧

サブクール温度（224を除く）

触媒温度

外気温度

基

外部リモコン禁止

コンプレッサー出口温度
熱交入口温度バイパス弁
膨張弁1－1ン

外部運転／停止

昇降グリル

換気

フラップモーター

電動弁

集塵器

ファンモーター
ドレンポンプ
加湿器＜センサー入力＞
コンプレッサー入口温度

室外ユニットイ

フロートＳＷ

出口

入口＜コイル温度センサー＞

吹出温度センサー

吸込温度センサー

室内ユニット

メ

液晶表示

風向

風速

20:30
（木）

イグナイター<基板>
リモコンアドレス
コネクター

℃

冷房

決定

設定温度
℃

メニュー

<キーＳＷ>
運転／停止
運転切換
温度設定
上がる
温度設定
下がる
風速切換
ユニット選択スイング／風向
タイマー設定タイマ時間 上げる
タイマ時間 下げる
セット／取消省エネ
フィルターリセット
点検
フィルター昇降換気

室度センサー

リモコン

28

運転モード
設定
温度

冷房 28.0

会議室
会議室

4. システムブロック図
制御関連編（1）ビル用マルチ・W マルチ■ 224・280・355 形

パ ワ ー 基 板

戻る

メニュー

決定

℃

風向

風速

20:30
（木）

リモコン配線

C-17

コ ン ト ロ ー ル 基 板
エコナビ

湿度センサーUSB

ナノイー

室内外操作線

コ ン ト ロ ー ル 基 板
排ガス温度

冷媒圧力スイッチ

板

室内外操作線

室外ユニット

室内ユニット運転モニター信号

警告信号

4個

LED出口

7セグメントLED出力
６桁

3個

スライドSW

4個

冷媒高圧

基

キーSW

油面計測温度（Wマルチのみ）
冷媒低圧

クラッチコイル温度

触媒温度

外気温度

熱交入口温度

コンプレッサー出口温度

ン

外部リモコン禁止

昇降グリル

換気

フラップモーター

電動弁

集塵器

ファンモーター
ドレンポンプ
加湿器

コンプレッサー入口温度＜センサー入力＞

室外ユニットイ

外部運転／停止

フロートSW

出口

入口＜コイル温度センサー＞

吹出温度センサー

吸込温度センサー

室内ユニット

メ

液晶表示

設定温度℃

28

パ ワ ー 基 板

オイルポンプ

オイル戻し弁クラッチコイル

四方弁

ドレンフィルターヒーター2

ドレンフィルターヒーター1

クランクケースヒーター

燃料ガス弁2

燃料ガス弁1

ファンモーター2

ファンモーター1

冷却水ポンプスロットル
燃料ガス調整弁
スターターモーター

イグニッション1
イグニッション2
イグニッション3

回転角センサーエンジン油圧スイッチ
冷却水温度

エンジン

回転信号

進角信号

排熱回収弁

冷却水三方弁

リキッド弁

バイパス弁
膨張弁1－1

イグナイター<基板>
リモコンアドレス
コネクター<キーSW>
運転／停止
運転切換
温度設定
上がる
温度設定
下がる
風速切換
ユニット選択スイング／風向
タイマー設定タイマ時間 上げる
タイマ時間 下げる
セット／取消省エネ
フィルターリセット
点検
フィルター昇降換気

室度センサー

リモコン

冷房

温度

運転モー
ド
設定

冷房 28.0

会議室
会議室

4. システムブロック図
制御関連編■ 450 形

ＲＡＹ基板

戻る

メニュー

決定

℃

風向

風速

20:30
（木）

リモコン配線

C-18

コ ン ト ロ ー ル 基 板
エコナビ

湿度センサーUSB

ナノイー

室内外操作線

室内外操作線

コ ン ト ロ ー ル 基 板
室外ユニット

室内ユニット運転モニター信号

警告信号

3個
4個

スライドSW
LED出口

排ガス温度

冷媒圧力スイッチ

7セグメントLED出力
6桁

4個

キーSW

冷媒高圧

冷媒低圧

クラッチコイル2温度

油面計測温度（Wマルチのみ）

触媒温度

クラッチコイル温度

外気温度

熱交入口温度

コンプレッサー出口温度

回転角センサーエンジン油圧スイッチ
冷却水温度
イグニッション１
イグニッション２

パ ワ ー 基 板

オイル戻し弁

クランクケースヒーター

ドレンフィルタヒーター2

ドレンフィルタヒーター1

四方弁

オイルポンプクラッチコイル2

クラッチコイル

燃料ガス弁2

燃料ガス弁1

冷却水ポンプファンモーター2

ファンモーター1

スターターモーター

燃料ガス調整弁

イグニッション４スロットル

イグニッション３

エンジン

排熱回収弁

冷却水三方弁リキッド弁

膨張弁１－２膨張弁１－１

バイパス弁板

外部リモコン禁止

昇降グリル

換気

フラップモーター

電動弁

集塵器

ファンモーター
ドレンポンプ
加湿器＜センサー入力＞
コンプレッサー入口温度

室外ユニットン
基外部運転／停止

フロートSW

出口

入口＜コイル温度センサー＞

吹出温度センサー

吸込温度センサー

室内ユニット

イ

液晶表示

℃

設定温度

28

メ

<基板>
リモコンアドレス
コネクター<キーSW>
運転／停止
運転切換
温度設定
上がる
温度設定
下がる
風速切換
ユニット選択スイング／風向
タイマー設定タイマ時間 上げる
タイマ時間 下げる
セット／取消省エネ
フィルターリセット
点検
フィルター昇降換気

室度センサー

リモコン

冷房

運転モード
設定
温度

冷房 28.0

会議室
会議室

4. システムブロック図
制御関連編■ 560・710 形

戻る

決定

℃

風向

風速

20:30
（木）

リモコン配線

C-19
エコナビ

湿度センサー

警告信号

USB

ナノイー

室内外操作線

クラッチコイル2温度
冷媒低圧

4個

スライドSWLED出口

コ ン ト ロ ー ル 基 板

コ ン ト ロ ー ル 基 板
排ガス温度

冷媒圧力スイッチ

7セグメントLED出力
6桁

4個
3個

キーSW

サブクール温度

冷媒高圧

室内外操作線

パ ワ ー 基 板

サクションバイパス弁

オイル戻し弁

クランクケースヒーター

ドレンフィルタヒーター２

ドレンフィルタヒーター１

四方弁

オイルポンプクラッチコイル２

クラッチコイル

燃料ガス弁２

燃料ガス弁１

冷却水ポンプファンモーター２

ファンモーター１

スターターモーター

燃料ガス調整弁

イグニッション４スロットル

イグニッション３

イグニッション１
イグニッション２

回転角センサーエンジン油圧スイッチ
冷却水温度

エンジン

排熱回収弁

リキッド弁

冷却水三方弁触媒温度板

室外ユニット

室内ユニット運転モニター信号

膨張弁1－1膨張弁1－2

油面計測温度（Wマルチのみ）

クラッチコイル温度

外気温度

熱交入口温度

コンプレッサー出口温度

バイパス弁

基

外部リモコン禁止

昇降グリル

換気

フラップモーター

電動弁

集塵器

ファンモーター
ドレンポンプ
加湿器＜センサー入力＞
コンプレッサー入口温度

室外ユニットン

外部運転／停止

フロートSW

出口

入口＜コイル温度センサー＞

吹出温度センサー

吸込温度センサー

室内ユニット

イ

液晶表示

設定温度
℃

28

メ

<基板>
リモコンアドレス
コネクター<キーＳＷ>
運転／停止
運転切換
温度設定
上がる
下がる
温度設定
風速切換
ユニット選択スイング／風向
タイマー設定タイマ時間 上げる
タイマ時間 下げる
セット／取消省エネ
フィルターリセット
点検
フィルター昇降換気

室度センサー

リモコン

メニュー

冷房

運転モード
設定
温度

冷房 28.0

会議室
会議室

4. システムブロック図
制御関連編■ 850 形

戻る

メニュー

決定

℃

風向

風速

20:30
（木）

リモコン配線

C-20

コ ン ト ロ ー ル 基 板
エコナビ

湿度センサー

外部リモコン禁止

USB

ナノイー

室内外操作線4個

スライドSWLED出口

コ ン ト ロ ー ル 基 板
室内外操作線

吐出弁1-3(710のみ)排ガス温度板
パ ワ ー 基 板

オイル戻し弁

クランクケースヒーター

ドレンフィルタヒーター2

ドレンフィルタヒーター1

オイルポンプクラッチコイル2

クラッチコイル

燃料ガス弁2

燃料ガス弁1

冷却水ポンプファンモーター2

ファンモーター1

エンジン
回転角センサーエンジン油圧スイッチ
冷却水温度
イグニッション1
イグニッション2
イグニッション3
イグニッション4スロットル
燃料ガス調整弁
スターターモーター

排熱回収弁

冷却水三方弁

リキッド弁

膨張弁2

膨張弁1－1

バイパス弁基

冷媒圧力スイッチ

7セグメントLED出力
6桁

4個
3個

キーSW

冷媒高圧

クラッチコイル2温度
サブクール温度（560・710のみ）
冷媒低圧

触媒温度

クラッチコイル温度

外気温度

熱交2入口温度

熱交入口温度

コンプレッサー出口温度

コンプレッサー入口温度

吐出弁1－1吐出弁2
吸込弁1
吸込弁2－1吐出弁1－2
吸込弁2－2ン

室外ユニット

室内ユニット運転モニター信号

警告信号

昇降グリル

換気

フラップモーター

電動弁

集塵器

ファンモーター
ドレンポンプ
加湿器＜センサー入力＞

室外ユニットイ

外部運転／停止

フロートSW

出口

入口＜コイル温度センサー＞

吹出温度センサー

吸込温度センサー

室内ユニット

メ

液晶表示

設定温度℃

28

リレー基板

<基板>
リモコンアドレス
コネクター<キーSW>
運転／停止
運転切換
温度設定
上がる
温度設定
下がる
風速切換
ユニット選択スイング／風向
タイマー設定タイマ時間 上げる
タイマ時間 下げる
セット／取消省エネ
フィルターリセット
点検
フィルター昇降換気

室度センサー

リモコン

冷房

運転モード
設定
温度

冷房 28.0

会議室
会議室

4. システムブロック図
制御関連編（2）3WAY マルチ■ 450・560・710 形

戻る

メニュー

決定

℃

風向

風速

20:30
（木）

リモコン配線

C-21
室内外操作線

室内外操作線

コ ン ト ロ ー ル 基 板

コ ン ト ロ ー ル 基 板
室外ユニット

室内ユニットクラッチコイル2温度
冷媒高圧

3個

オイル戻し弁

クランクケースヒーター

吐出弁2-2

ドレンフィルタヒーター1

オイルポンプクラッチコイル2

クラッチコイル

燃料ガス弁2

燃料ガス弁1

冷却水ポンプファンモーター2

ファンモーター1

イグニッション1
イグニッション2
イグニッション3
イグニッション4スロットル
燃料ガス調整弁
スターターモーター

回転角センサーエンジン油圧スイッチ
冷却水温度

ドレンフィルタヒーター2

パ ワ ー 基 板

吐出弁1-4

吐出弁1-3

排ガス温度

冷媒圧力スイッチ

7セグメントLED出力
６桁

4個

スライドSW
LED出口

4個

キーSW

冷媒低圧

サブクール温度

エンジン

排熱回収弁

板

クラッチコイル温度

冷却水三方弁

外気温度

膨張弁2
リキッド弁

膨張弁1－1

バイパス弁

基

触媒温度

熱交2入口温度

熱交入口温度

コンプレッサー出口温度

コンプレッサー入口温度

吐出弁1－1吐出弁2
吸込弁1
吸込弁2－1吐出弁1－2
吸込弁2－2

ン

USB

ナノイー

運転モニター信号

警告信号

昇降グリル

換気

フラップモーター

電動弁

集塵器

ファンモーター
ドレンポンプ
加湿器＜センサー入力＞

室外ユニットイ

エコナビ

湿度センサー

外部リモコン禁止

外部運転／停止

フロートSW

出口

入口＜コイル温度センサー＞

吹出温度センサー

吸込温度センサー

室内ユニット

メ

液晶表示

設定温度
℃

28

リ レ ー基板<基板>
リモコンアドレス
コネクター<キーSW>
運転／停止
運転切換
温度設定
上がる
温度設定
下がる
風速切換
ユニット選択スイング／風向
タイマー設定タイマ時間 上げる
タイマ時間 下げる
セット／取消省エネ
フィルターリセット
点検
フィルター昇降換気

室度センサー

リモコン

冷房

運転モード
設定
温度

冷房 28.0

会議室
会議室

4. システムブロック図
制御関連編■ 850 形

C-22

液晶表示

<基板>
リモコンアドレス
コネクター<キーＳＷ>
運転／停止
運転切換
温度設定 上がる
温度設定 下がる
風速切換
ユニット選択スイング／風向
タイマー設定ﾀｲﾏ時間 上げる
ﾀｲﾏ時間 下げる
セット／取消省エネ
フィルターリセット
点検
フィルター昇降換気

室度センサー

リモコン

28

戻る

決定

℃

冷房

メニュー

設定温度
℃

設定

運転モード

温度 28
.0
冷房

会議室
会議室

風向

風速

20:30（木）リモコン配線

コン ト ロ ー ル 基 板

エコナビ

湿度センサー

外部リモコン禁止

外部運転／停止

フロートＳＷ

出口

入口＜コイル温度センサー＞

吹出温度センサー

吸込温度センサー

室内ユニットUSB

ナノイー

運転ﾓﾆﾀｰ信号

警告信号

昇降グリル

換気

フラップモーター

電動弁

集塵器

ファンモーター
ドレンポンプ
加湿器

室内外操作線

コン ト ロ ー ル 基 板
排ガス温度

メ イ ン 基 板

室内外操作線
室外ユニット

室内ユニット

冷媒圧力スイッチ

７セグメントＬＥＤ出力
６桁

３個

３個

スライドＳＷ

ＬＥＤ出口

４個

キーＳＷ

ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ出口圧力

ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ入口圧力

クラッチコイル温度

外気温度

冷却水温度

クラッチコイル2温度

触媒温度

熱交１入口温度

ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ出口温度＜センサー入力＞
ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ入口温度

室外ユニットGHP

パワー 基 板

オイル回収弁オイルバイパス弁

クラッチケースヒーター

ドレンフィルタヒーター２

ドレンフィルタヒーター１

四方弁

オイルポンプクラッチコイル２

クラッチコイル

熱料ガス弁２

熱料ガス弁１

冷却水ポンプファンモーター１
ファンモーター２

スターターモーター

燃料ガス調整弁

ｲｸﾞﾆｯｼｮﾝ ４
スロットル

ｲｸﾞﾆｯｼｮﾝ ３

ｲｸﾞﾆｯｼｮﾝ １
ｲｸﾞﾆｯｼｮﾝ ２

回転角センサーｴﾝｼﾞﾝ油圧ｽｲｯﾁ
冷却水温度

エンジン

排熱回収弁

冷却水三方弁リキッド弁

膨張弁１－２膨張弁１－１

バイパス弁

室内外通信

SW

ピン

共通高圧SW

INV２次電流INV1次電流低圧センサー

高圧センサー

過冷却ガス温度

吸込温度センサー

圧縮機１ｵｲﾙ温度

吸込温度

外気温度

熱交液２温度

熱交ガス２温度

熱交液１温度

熱交ガス１温度

吐出温度１＜センサー入力＞

室外ユニットEHP

停止店号他系統渡し

ﾌｧﾝﾓｰﾀｰ１HIC(左側)ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ圧力機HIC

メカ弁４(SC用)

熱交２メカ弁

熱交１メカ弁

ｸﾗﾝｸｹｰｽﾋｰﾀｰ１

アキューム弁

バイパス弁

オイル回収弁

冷媒制御弁(ガス抜き)

冷媒調整弁(加圧)セーブ弁〔四方弁〕熱交１吸込弁

4. システムブロック図
制御関連編（3）スマートマルチ■ U-GSH560, GSH710T1DR

コン ト ロ ー ル 基 板

室内外操作線

C-23

液晶表示

<基板>
リモコンアドレス
コネクター<キーＳＷ>
運転／停止
運転切換
温度設定 上がる
温度設定 下がる
風速切換
ユニット選択スイング／風向
タイマー設定ﾀｲﾏ時間 上げる
ﾀｲﾏ時間 下げる
セット／取消省エネ
フィルターリセット
点検
フィルター昇降換気

室度センサー

リモコン

28

戻る

決定

℃

冷房

メニュー

設定温度
℃

設定

運転モード

温度 28
.0
冷房

会議室
会議室

風向

風速

20:30（木）リモコン配線

エコナビ

湿度センサー

外部リモコン禁止

外部運転／停止

フロートＳＷ

出口

入口＜コイル温度センサー＞

吹出温度センサー

吸込温度センサー

室内ユニット

コン ト ロ ー ル 基 板
USB

ナノイー

運転ﾓﾆﾀｰ信号

警告信号

昇降グリル

換気

室内外操作線

コン ト ロ ー ル 基 板
排ガス温度

冷媒圧力スイッチ

７セグメントＬＥＤ出力
６桁

３個

３個

スライドＳＷ

ＬＥＤ出口

４個

キーＳＷ

ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ出口圧力

ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ入口圧力

クラッチコイル温度

外気温度

冷却水温度

クラッチコイル2温度

触媒温度

熱交１入口温度

ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ出口温度＜センサー入力＞
ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ入口温度

メ イ ン 基 板

室内外操作線
室外ユニット

室内ユニットフラップモーター

電動弁

集塵器

ファンモーター
ドレンポンプ
加湿器

室外ユニットGHP

パワー 基 板

サクションバイパス弁

オイル回収弁

レバタン弁２

レバタン弁１

クラッチケースヒーター

ドレンフィルタヒーター２

ドレンフィルタヒーター１

四方弁

オイルポンプクラッチコイル２

クラッチコイル

熱料ガス弁２

熱料ガス弁１

冷却水ポンプファンモーター１
ファンモーター２

スターターモーター

燃料ガス調整弁

ｲｸﾞﾆｯｼｮﾝ ４
スロットル

ｲｸﾞﾆｯｼｮﾝ ３

ｲｸﾞﾆｯｼｮﾝ １
ｲｸﾞﾆｯｼｮﾝ ２

回転角センサーｴﾝｼﾞﾝ油圧ｽｲｯﾁ
冷却水温度

エンジン

排熱回収弁

冷却水三方弁リキッド弁

膨張弁１－２膨張弁１－１

バイパス弁

オイルバイパス弁

室内外通信

SW

ピン

共通高圧SW

INV２次電流INV1次電流低圧センサー

高圧センサー

過冷却ガス温度

吸込温度センサー

圧縮機１ｵｲﾙ温度

吸込温度

外気温度

熱交液２温度

熱交ガス２温度

熱交液１温度

熱交ガス１温度

吐出温度１＜センサー入力＞

室外ユニットEHP

停止店号他系統渡し

ﾌｧﾝﾓｰﾀｰ１HIC(左側)ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ圧力機HIC

メカ弁４(SC用)

熱交２メカ弁

熱交１メカ弁

ｸﾗﾝｸｹｰｽﾋｰﾀｰ１

アキューム弁

バイパス弁

オイル回収弁

冷媒制御弁(ガス抜き)

冷媒調整弁(加圧)セーブ弁〔四方弁〕熱交１吸込弁

4. システムブロック図
制御関連編■ U-GSH850T1DR

コン ト ロ ー ル 基 板

室内外操作線

リレー基盤

戻る

リモコン配線

C-24
エコナビ

湿度センサー

外部リモコン禁止

外部運転／停止

フロートＳＷ

出口

入口＜コイル温度センサー＞

吹出温度センサー

吸込温度センサー

室内ユニット

室内外操作線

室内外操作線

コン ト ロ ー ル 基 板

コン ト ロ ー ル 基 板
室外ユニット

室内ユニット

３個

ＬＥＤ出口

排ガス温度

冷媒圧力スイッチ

７セグメントＬＥＤ出力
６桁

４個
３個

キーＳＷ
スライドＳＷ

ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ出口圧力

ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ入口圧力

クラッチコイル２温度

触媒温度

クラッチコイル温度

バッテリー温度２

外気温度

熱交入口温度

ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ出口温度＜センサー入力＞
ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ入口温度

メ イ ン 基 板

USB

ナノイー

運転ﾓﾆﾀｰ信号

警告信号

昇降グリル

換気

フラップモーター

電動弁

集塵器

ファンモーター
ドレンポンプ
加湿器

室外ユニット

ﾊﾞｯﾃﾘｰ温度１

ﾋｰﾄｼﾝｸ温度

発電機温度
発電機温度２
IPM温度

発電機

ファンモーター１
ファンモーター２
冷却水ポンプ
熱料ガス弁１
熱料ガス弁２
クラッチコイルクラッチコイル２
オイルポンプ四方弁
ドレンフィルタヒーター１
ドレンフィルタヒーター２
クラッチケースヒーター
オイル戻し弁

スターターモーター

燃料ガス調整弁

ｲｸﾞﾆｯｼｮﾝ ４
スロットル

ｲｸﾞﾆｯｼｮﾝ ３

ｲｸﾞﾆｯｼｮﾝ １
ｲｸﾞﾆｯｼｮﾝ ２

回転角センサーｴﾝｼﾞﾝ油圧ｽｲｯﾁ
冷却水温度

エンジン

排熱回収弁

冷却水三方弁リキッド弁

膨張弁１－２膨張弁１－１

バイパス弁

充電基板

液晶表示

風向

風速

20:30（木）インバーター<基板>
リモコンアドレス
コネクター

決定

℃

冷房

メニュー

<キーＳＷ>
運転／停止
運転切換
温度設定 上がる
温度設定 下がる
風速切換
ユニット選択スイング／風向
タイマー設定ﾀｲﾏ時間 上げる
ﾀｲﾏ時間 下げる
セット／取消省エネ
フィルターリセット
点検
フィルター昇降換気

室度センサー

リモコン

28

設定温度
℃

設定

運転モード

温度 28
.0
冷房

会議室
会議室

4. システムブロック図
制御関連編（4）ハイパワープラス
バッテリー

パワー 基 板

5. 警報一覧

制御関連編（1）リモコンの警報一覧表（室内ユニット接続時）

：点滅

検出内容

エンジン系の異常
エンジン保護装置動作

スターター系の異常

冷却水系の異常警報表示

エンジン油圧異常

A01

エンジンオイル異常

A02

エンジン過回転異常

A03

エンジン低回転異常

A04

イグニッション電源異常

A05

エンジン起動失敗

A06

燃料ガス弁異常

A07

エンスト

A08

排ガス温度高A10

エンジン油圧スイッチ異常

A14クランク角センサー異常A23

カム角センサー異常

A24

失火異常

A26

スターター電源出力短絡

A15

スターターロック

A16

CT 異常（スターター電流検出不良）

A17

冷却水温度低A19

冷却水温度高A20

冷却水レベル異常A21

冷却水ポンプ異常

A22

クラッチ異常A25

触媒温度異常（触媒付き機種のみ検出）

A27

系統電源異常 / 発電機異常（ハイパワープラスのみ検出）

A28

インバーター異常（ハイパワープラスのみ検出）

A29

リモコンが室内ユニット
からの信号の異常を検出

リモコン受信不良

E01

リモコン送信不良

E02

室内ユニットがリモコン（集中）からの受信不良
設定不良

E03

室内ユニットアドレス重複設定

E08

親リモコン複数台設定

E09

シリアル通信異常・誤設定

自動アドレス中により、自動アドレス開始禁止

E12

室内ユニットがリモコンヘの送信不良

E13

グループ制御配線の通信不良

E18

室内ユニットが室外ユニット側からの受信不良

E04

室内ユニットが室外ユニット側への送信不良

E05

室外ユニットが室内ユニット側からの受信不良

E06

室外ユニットが室内ユニット側への送信不良

E07

インバーター基板間通信異常（ハイパワープラスのみ検出）

E14

自動アドレス警報

（台数少）

E15

（台数多）

E16

室内ユニット無し

E20

室外メイン基板異常

E21

室外メイン基板センサー異常E22

室外ユニット間通信異常（W マルチのみ検出）

E24

室外ユニット台数不一致（W マルチのみ検出）

E26

室外ユニット配管誤接続（W マルチのみ検出）

E28

室外 ― インバーター基板間通信異常（ハイパワープラスのみ検出）

E29

ユニット内通信異常

E31

○：点灯

ワイヤレスリモコン
ランプ表示

運転

●：消灯
判定機器

タイマー 準備中●

室外ユニット
同時点滅

リモコン
運転

タイマー 準備中●●

点滅

室内ユニットリモコン
室外ユニット
室内ユニット
室内ユニット運転●

タイマー 準備中

●

			

点滅

室外ユニット注）機種によっては表示しない項目があります

C-25

5. 警報一覧

制御関連編
：点滅
検出内容

室内ユニット側のセンサー系異常警報表示

室内熱交換器入口温度センサー異常

F01

室内熱交換器出口温度センサー異常

F03

室内ユニット吸込温度センサー異常

F10

室内ユニット吹出温度センサー異常

F11

コンプレッサー出口温度センサー異常

F04

○：点灯

ワイヤレスリモコン
ランプ表示
運転

●：消灯
判定機器

タイマー 準備中●

室内ユニット

交互点滅

センサー異常室外熱交換器入口温度センサー異常
F06
室外熱交換器 2 入口温度センサー異常（3WAY のみ）

室外ユニット側のセンサー系異常外気温度センサー異常

F08

コンプレッサー入口温度センサー異常F12

冷却水温度センサー異常F13

発電機温度センサー異常（ハイパワープラスのみ検出）

F15

コンプレッサー入出口圧力センサー異常

F16

温水出口温度センサー異常

F17

排ガス温度センサー異常F18

クラッチコイル温度センサー異常F20

クラッチ 2 コイル温度センサー異常

F21

サブクールセンサー異常

F24バッテリー温度センサー異常（ハイパワープラスのみ検出）

F28

オイルレベルセンサー異常（W マルチのみ検出） H08
コンプレッサーオイル無し異常（W マルチのみ検出）

H07

運転

○
交互点滅

運転

		

点灯

室外ユニットタイマー 準備中●
運転

室内不揮発性メモリ（EEPROM）異常［＊ 1］

タイマー 準備中●
点滅
タイマー 準備中●

F29

室内ユニット同時点滅
運転
室外不揮発性メモリ（EEPROM）異常

タイマー 準備中

○

F31
同時点滅

誤設定・未設定

室内外機種の不一致（GHP 以外の機器接続あり）

L02

グループ制御の親機複数設定

L03

室内ユニット優先 （優先室内ユニット）
重複設定（優先室内ユニット以外）

L05

個別制御室内ユニットへのグループ配線あり

L07

室内ユニットアドレス未設定

L08

室内ユニット能力未設定
系統（室外ユニット）アドレスの重複設定
室外ユニット能力未設定
室内ユニット機種設定不良
室内ユニットペアリング不良
ガス種設定不良ハイパワープラス初期設定不良（ハイパワープラスのみ検出）インバーターアドレス重複設定（ハイパワープラスのみ検出）

L09
L04
L10
L13
L15
L21
L23
L24

運転

点灯

タイマー 準備中

●

L06

同時点滅

運転

室外ユニット

室内ユニット
室外ユニット
室内ユニットタイマー 準備中○
点灯

室外ユニット同時点滅注）機種によっては表示しない項目があります＊ 1：電源投入時に室内不揮発性メモリ（EEPR0M）不良の場合は、警報コード F29 は出ず、室内基板上の電源 LEDが点滅します。
C-26

5. 警報一覧

制御関連編
：点滅
検出内容

警報表示

室内ユニット天井パネルコネクタ接続不良
室内送風機異常 / 室内送風機回転数異常
室内保護装置保護装置動作

室外保護装置P09
P01

室内ユニットフロートスイッチ作動

P10

室内ドレンポンプ異常P11

室内 DC ファン異常
コンプレッサー吐出温度高冷媒高圧スイッチ作動
電源異常
冷媒回路異常（W マルチ・850 形・3WAY のみ検出）
O2 センサー作動
完全冷媒ガス欠
リキッド弁異常バイパス弁異常
四方弁ロック異常（3WAY は検出しません）
冷媒高圧異常室外送風機異常クラッチ接続異常
発電機温度高（ハイパワープラスのみ検出）

P12
P03
P04
P05
P13
P14
P15
P17
P18
P19
P20
P22
P26
P29

グループ制御の子機異常（システムコントローラー）P30

グループ制御異常（警報）P31
オイル交換時間（レベル）警報
室外表示：oiL オイル点検
自動バックアップ運転中［＊ 2］点検
発電系異常時の発電無しバックアップ運転表示（ハイパワープラスのみ検出）
点検
室外表示：GE
充電基板異常時の点検表示（ハイパワープラスのみ検出）
点検
室外表示：GE
バッテリー交換時間警報（ハイパワープラスのみ検出）
点検
室外表示：bAt○：点灯

ワイヤレスリモコン
ランプ表示
運転

●：消灯
判定機器

タイマー 準備中●●

室内ユニット

交互点滅

運転

タイマー 準備中●

室外ユニット

交互点滅

システム
コントローラ室内ユニット

室外ユニット注）機種によっては表示しない項目があります＊ 2：この場合、システムの運転は可能ですが、いずれかの室外ユニットが異常停止していることを意味しています。
・システムコントローラーでは P30 警報（グループ制御の子機異常）が表示されることがあります。

C-27

5. 警報一覧

制御関連編（2）リモコンの警報一覧表（水熱交換器ユニット接続時）
警報
表示

検出内容

エンジン保護装置動作

エンジン系の異常

スターター系の異常

冷却水系の異常エンジン油圧異常

A01

エンジンオイル異常

A02

エンジン過回転異常

A03

エンジン低回転異常

A04

イグニッション電源異常

A05

エンジン起動失敗

A06

燃料ガス弁異常

A07

エンスト

A08

排ガス温度高A10

エンジン油圧スイッチ異常

A14クランク角センサー異常A23

カム角センサー異常

A24

失火異常

A26

スターター電源出力短絡

A15

スターターロック

A16

CT 異常（スターター電流検出不良）

A17

冷却水温度低A19

冷却水温度高A20

冷却水レベル異常A21

冷却水ポンプ異常

A22

シリアル通信異常・誤設定

クラッチ異常A25

触媒温度異常（触媒付き機種のみ検出）

A27

リモコンが室内ユニットからの リモコン受信不良
信号の異常を検出
リモコン送信不良

E01

水熱交換器ユニットがリモコン（集中）からの受信不良

E03

水熱交換器ユニットが室外ユニット側からの受信不良

E04

水熱交換器ユニットが室外ユニット側への送信不良

E05

室外ユニットが水熱交換器ユニット側からの受信不良

E06

室外ユニットが水熱交換器ユニット側への送信不良

E07

設定不良

水熱交換器ユニットアドレス重複設定

E08
E13

室外ユニットでの水熱交換器 （台数少）ユニット台数設定不良
（台数多）

E15

室外メイン基板異常

E21

室外メイン基板センサー異常E22

ユニット内通信異常

E31

センサー異常室外ユニット側のセンサー系異常判定機器

室外ユニット「異常」点灯E02

水熱交換器ユニットがリモコンヘの送信不良

水熱交換器ユニット側のセンサー系異常

リモコン
水熱交換器
スイッチ
ユニット
表示
基板表示
「異常」点灯―「オイル警報」―「異常」点灯――リモコン

LED008 点灯

水熱交換器
ユニット
室外ユニット「異常」点灯

―室外ユニット･ 水熱交換器
ユニット
水熱交換器
LED008 点灯
ユニット

E16

水熱交換器ユニット冷媒入口センサー異常

F01

水熱交換器ユニット凍結防止センサー異常

F02

水熱交換器ユニット冷媒出口センサー異常

F03

水入口温度センサー異常

F10

水出口温度センサー異常

F11

コンプレッサー出口温度センサー異常

F04

室外熱交換器入口温度センサー異常F06

外気温度センサー異常

F08

コンプレッサー入口温度センサー異常F12

冷却水温度センサー異常

F13

C-28

―

室外ユニット

LED009 点灯

水熱交換器
ユニット

―

室外ユニット「異常」点灯5. 警報一覧

センサー異常室外ユニット側のセンサー系異常

制御関連編
検出内容

警報
表示

コンプレッサー入出口圧力センサー異常F16

排ガス温度センサー異常F18

クラッチコイル温度センサー異常F20

クラッチ 2 コイル温度センサー異常

F21

サブクールセンサー異常

F24

誤設定・未設定

室内不揮発性メモリ（EEPROM）異常［＊ 1］F29

室外不揮発性メモリ（EEPROM）異常F31

室内外機種の不一致（GHP 以外の機器接続あり）

L02

系統（室外ユニット）アドレスの重複設定

L04

室内ユニットアドレス未設定

L08

室外ユニット能力未設定

L10

水熱交換器ユニット設定不良（国内仕様のみ）

リモコン
スイッチ
表示

水熱交換器
ユニット
基板表示

判定機器

「異常」点灯

―室外ユニット

水熱交換器
ユニット「異常」点灯 LED009 点灯
室外ユニット―

室外ユニット

L16

LED011 点灯

水熱交換器ユニット並列アドレス重複（国内仕様のみ）

L19

LED011 点灯

水熱交換器
ユニット

ガス種設定不良L21―

室外ユニット―

室外ユニット

保護装置動作

室外保護装置「異常」点灯コンプレッサー吐出温度高P03

冷媒高圧スイッチ作動

P04

電源異常

P05

フロースイッチ異常P09―

水熱交換器ユニット凍結異常P11

LED010 点灯

水熱交換器
ユニット

完全冷媒ガス欠

P15

リキッド弁異常P17

バイパス弁異常P18

四方弁ロック異常P19―

室外ユニット

冷媒高圧異常P20

室外送風機異常P22

水熱交換器ユニットインターロック異常

P23

クラッチ接続異常
エンジンオイル交換時間（CZ-10RTGXA に表示）

「異常」点灯P26
エンジン
室外表示：oiL オイル

―

水熱交換器
ユニット
室外ユニット―

室外ユニット

LED007 点灯

注）機種によっては水熱交換器ユニットを接続することはできません

警報ランプ
LED007 ～ LED011

水熱交換器ユニットコントロール基板（CR-WHT1）
C-29

6. 制御機器一覧

制御関連編

品名

品番
CZ-10RT5
CZ-10RT3（機能制限あり）
CZ-10RT3P（ペリメータ専用 省エネボタン付）
CZ-10RT3PN（ペリメータ専用 省エネボタン無し）
CZ-10RTF4（多言語対応）

ワイヤードリモコン

ワイヤレスリモコン送信部

CZ-10RWP2

受信部

CZ-10RWRU7（4 方向天井カセット形ナノイー X（48 兆）搭載機種）：ホワイト（-T：ブラウン、-H：グレー、-K：ブラック）
CZ-10RWRU2A（4 方向天井カセット形ナノイー X（4.8 兆）搭載機種）：ホワイト（-T：ブラウン、-H：グレー、-K：ブラック）
CZ-10RWRL2（2 方向天井カット形ナノイー X 搭載機種）
CZ-10RWRD1A（1 方向天井カセット形 /高天井用 1 方向カセット形 / 天井吊形）
CZ-10RWRT1A（天井吊形ナノイー X 搭載機種）
CZ-10RWRC1A（別置タイプ）

簡単リモコン

CZ-02RE4

昇降操作専用リモコン

CZ-10RWU3G

スケジュールタイマー

CZ-10ESW3e-CUT 機能付システムコントローラー

CZ-10ESM4

ON/OFF 集中コントローラー

CZ-10AN4

インテリジェントコントローラー

CZ-10EST4A

通信アダプターCZ-10APB3A

ロンワークスインタフェース

SHA-LN16U

ON/OFF 制御用ローカルアダプター

CZ-CAPL1 CZ-CAPA1

室内用リレー中継基板

CZ-01APC3

室外シリパラ I/O ユニット

ACC-XSP4U1

ミニシリパラ I/O ユニット

ACC-SP1A

電磁弁出力基板

ACC-3WAY-B1/B2/EK/EQ2

信号出力基板ACC-SG-E

RAC ローカルアダプター

CZ-CAPR1

BACnet アダプター

CZ-10ESB4

エコナビセンサー（壁設置形）

CZ-CSEN1

遠隔監視アダプター

CZ-01AP60B

リモートセンサー

CZ-RSB4

運転表示ランプキット

IND-TH80E
CZ-10TRP

P-AIMS システム

CZ-10SWB3（基本ソフト）
CZ-10SWB3A（料金計算ソフト）
CZ-10SWB3D（デマンドソフト）
CZ-10SWB3G（レイアウト表示ソフト）
CZ-10SWB3S（設備管理ソフト）
CZ-10SWB3T（グラフ表示ソフト）
CZ-10SWB3B（BACnet 通信ソフト）
CZ-10SWB3W（Web 対応ソフト）
CZ-10SWB3P（太陽光・蓄電表示ソフト）
CZ-10SWB3CA（カメラ空調省エネソフト）
CZ-10SWB3CV（カメラ換気省エネソフト）
CZ-10SWB3CL（カメラ照明省エネソフト）

チラーリモコン

CZ-10RTC1

チラーコントローラ

CZ-10RT15G

HA JEM-A 規格対応コネクタ（サービスパーツ扱い）

WIRE K（6231731287）
C-30

120

または、２個用スイッチボックス（カバーなし）を現地調達し、埋め込んでください。

4.2

23
7

23
4-4.5×7

品番4.5

CZ-10RT5

単位 : mm

4.2 以降Bluetoothバージョン

お願い） 配線を埋め込まれる場合は、JIS-C8340 １個用スイッチボックス（カバーなし）

外形寸法図

８台まで（グループ制御時。熱交換気ユニット、天井埋込形ジア
イーノ、天吊カセット形ジアイーノの台数を含む）
ジアイーノはリモコン配線に1 台のみ接続可能

リモコン配線の接続
可能台数（室内ユニット）

72 時間（満充電時）
満充電に約24 時間かかります。

DC16 V（室内ユニットより供給）

電源

停電時の
動作時間

0 ℃～ 40 ℃・20 ％～80 ％（屋内設置専用）

使用温度・湿度範囲

時計

190 g

質量

± 30 秒 / 月（常温 25 ℃）
定期的に合わせてください。

（高さ）120 mm×（幅）120 mm×（奥行き）19.5 mm

外形寸法

83.5

精度

CZ-10RT5

品番

120
19.5

C-31

21

仕様

（多機能ワイヤードリモコン）仕様・外形寸法図7. リモコン制御関連編

多機能ワイヤードリモコン / CZ-10RT5

7. リモコン

制御関連編●多機能ワイヤードリモコン CZ-10RT5 シリーズをご使用のとき■リモコンには、各種サービス機能があります。試運転、点検時等、必要に応じてご利用ください。

メンテナンス機能画面の表示（ユニットが停止中に行ってください。）①

戻る + 決定 +ボタンを同時に４秒以上押します。
会議室

メンテナンス機能画面が表示されます。
②

/
1

設定
温度

ボタンで必要な機能のメニューを表示し、選択してください。
XX/XX

メンテナンス機能

リモコングループ構成
エコナビ

4

選択

XX/XX

メンテナンス機能

3

メニュー

XX/XX

メンテナンス機能

決定戻る

タッチキー感度設定
タッチキー感度確認［決定］確定5

選択［決定］確定①

XX/XX

メンテナンス機能

ｼﾞｱｲｰﾉﾒﾝﾃﾅﾝｽﾓｰﾄﾞ
ｼﾞｱｲｰﾉ施工ﾓｰﾄﾞ［決定］確定

選択

②

①

①

多機能ワイヤードリモコン

ｼﾞｱｲｰﾉﾒﾝﾃﾅﾝｽﾓｰﾄﾞ
ｼﾞｱｲｰﾉ施工ﾓｰﾄﾞ
ソフトウェア情報
コントローラー初期化

ナノイーＸ
銀ｲｵﾝ抗菌剤交換ｻｲﾝ

℃

冷房

詳細設定
自動アドレス設定

サービスチェック表示
簡単設定［決定］確定選択

XX/XX

メンテナンス機能

試運転設定
センサー情報表示

サービス連絡先登録
リモコン設定モード
選択

2

28.0

［決定］確定メンテナンス機能画面

サービス機能一覧表機

能リモコングループ構成表示

機

能

概

略

リモコングループの室内ユニット、
室外ユニット等の表示

メ ニ ュ ー 選 択
リモコングループ構成

エコナビ表示※エコナビセンサー
ＣＺ-ＣＳＥＮ1
各種センサーの表示※エコナビパネル
ＣＺ-１６０ＫＰＥＵ７Ｂ（-Ｋ），
ＣＺ-１６０ＫＳＥＵ７Ｂ（-Ｋ）
使用時

エコナビ

試運転機能

強制サーモONで運転

試運転設定

センサー温度表示

各種センサーの
温度表示

センサー情報表示

サービスチェック表示

警報履歴の表示

サービスチェック表示

簡単設定

フィルター寿命、運転モード優先、
集中制御アドレス等
の設定

簡単設定

復帰操作

ユニットの状態

戻る ボタンを押す

戻る ボタンを押す

戻る ボタンを押す

戻る ボタン

設定中の室内ユニットを押す
から送風（再起動します）

詳細設定

冷媒系統アドレス、
室内ユニットアドレス、 詳細設定
集中制御アドレス等の設定

自動アドレス

ワイヤードリモコンからの指示による自動アドレス

自動アドレス設定

自動復帰

ナノイー X 表示

状態を表示

ナノイー Ｘ

戻る ボタン

全システムが停止 ※を押す

リモコン設定モードについては、接続している多機能ワイヤードリモコンのTechnical Guide を参照してください。
※システム停止中はサービス機能（簡単、詳細設定含む）は使えません。

C-32

7. リモコン

制御関連編

リモコングループ構成表示
リモコングループの室内ユニット、室外ユニット、換気ユニット、ジアイーノユニットの情報を確認することが
できます。

1

3つのボタンを同時に4秒以上押す

2｢リモコングループ構成｣を
選ぶ
➡

/
会議室

［

］

［

運転
］

サービス連絡先登録
リモコン設定モード
選択

決定
戻る

ユニットの情報が表示されます

リモコングループ構成
種別

ﾕﾆｯﾄNo.

室外機
室内機
室内機
選択

1
1-1
1- 2

XX/XX

4

－－－－
親機
子機
［決定］確認➡ ユニットNo. を選択し決定を押してください。
XX/XX

種別

ﾕﾆｯﾄNo.

親子情報

室外機
室内機
室内機
選択

1
1-1
1-2

－－－－
親機
子機

● 親子情報：各ユニットの親子設定が表示されます。
・親機 …… 親設定・子機 …… 子設定
室外機は「- - - - 」が表示されます。

ユニットの情報が表示されます

品番
バージョン

/

リモコングループ構成● ﾕﾆｯﾄNo. ：各ユニットのユニットNo.が表示されます。

室内機/1-1［決定］確定ユニットを選ぶ親子情報● 種別：各ユニットの種別情報が表示されます。
・室外機 … 室外ユニット
・室内機 … 室内ユニット
・換気 …… 熱交換気ユニット
・ｼﾞｱｲｰﾉ … ジアイーノユニット

5

XX/XX

メンテナンス機能
リモコングループ構成
エコナビ

メニュー

3

決定

XX/XX
XX-XXXXXXXX
XX
X．

選択

● 品番：選択されたユニットの品番が表示されます。
換気ユニットは、品番表示されません。
● バージョン：選択されたユニットのソフトバージョンが表示されます。

C-33［決定］確認7. リモコン

制御関連編

エコナビ表示
リモコンに「エコナビ点検」が表示された場合、以下の方法でセンサーの状態を確認することができます。

1

2

3つのボタンを同時に4秒以上押す｢エコナビ｣を選ぶ
➡

/
会議室

決定
XX/XX

メンテナンス機能
リモコングループ構成

［

］

［

エコナビ

運転
］

サービス連絡先登録
リモコン設定モード

メニュー

選択

決定
戻る

3

4

「センサー情報」を選ぶ
①

➡

/

②

決定

センサーＮｏ.2 エコナビパネルの項目コードのデータを確認する（下表参照）①/

ボタンでセンサーNo.2を選択してください。

/

ボタンで項目コードを選択してください。

/

ボタンで項目コード番号を選択してください。

/

ボタンでユニットNo. を選択し②

決定

ボタンを押してください。

③

センサー情 報

XX/XX

エコナビ

ｾﾝｻｰNo.

センサー情報エコナビシステム設定
運転状態確認
エラー確認
選択［決定］確定

項目コード
エコナビ
センサー

2
選択

説

エコナビ
パネル

［決定］確定項目ｺｰﾄﾞ
20
21
22

ﾃﾞｰﾀ
0000
0000
0000

次へ

明

データはエコナビセンサーの状態を表します。
0000：エコナビサンサーが接続されていません。
0001：人を検知できる状態です。
0002：初期設定中です。（人を検知できません。）
電源投入から約90秒で初期設定が完了します。
0003：複数台のエコナビセンサーが接続されています。
ひとつの室内グループにつきエコナビセンサー１台のみ接続可能です。
0004：人感センサーが故障しています。
0005：床温度センサーが故障しています。
データは30秒ごとに自動で更新されます。

11

21

12

22

データは30秒間に人を検知した回数を表します。
データは30秒ごとに自動で更新されます。

14 ※１

24

データはエコナビセンサーが測定した床面温度を表します。
データは30秒ごとに自動で更新されます。

＜ 人感センサーの確認方法 ＞
手順１
手順２
手順３
手順４

手順5

項目コード11または21のデータが 0001 になっていることを確認する。
人感センサーに人を検知させる。
・人感センサーの下で10 秒程度前後、左右に体を移動させる。
手順２から30 秒以内に項目コード12または22のデータが１以上になることを確認する。
人感センサーに人を検知させない。
・人感センサーの検知エリアから人、動物など（検知対象となるもの）を除外する。
※ エコナビセンサーの検知エリア内にリモコンがある場合、検査者は体等を動かさないようにして、
リモコン表示を確認すること。
しばらくして、項目コード12または22のデータが0になることを確認する。
（待ち時間の目安：30秒～２分）＜ 床温センサーの確認方法 ＞
項目コード14 ※１ または24：データが －20 ～ 60 の範囲内であれば問題ありません。
データが －35 の表示の場合は床温センサーが故障しています。
※1 CZ-160KPEU7B（-K）、CZ-160KSEU7B（-K）のみ対応

C-34

7. リモコン

制御関連編

エコナビ運転状態確認
エコナビの動作状況を簡易的に確認できます。室内ユニット設置時の動作確認等にお使いください。

1

3つのボタンを同時に4秒以上押す

2

3｢エコナビ｣を選ぶ
/

会議室

➡

/

決定

メンテナンス機能

XX/XX

リモコングループ構成
［

］

［

エコナビ

運転
］

サービス連絡先登録
リモコン設定モード

メニュー

選択

決定
戻る

4

「運転状態確認」を選ぶ［決定］確定

➡

エコナビ

決定
XX/XX

センサー情 報エコナビシステム設定
運転状態確認
エラー確 認
選択［決定］確定運転状態が表示されます
運転状態の表示は以下の4パターンあります。
①通常運転中②温度シフト中

運 転 状 態 確認

運転状態確認

エコナビ
状態

エコナビ
状態

オン
通常運転中

［戻る］閉じる［戻る］閉じる

省エネ運転していない状態です。

省エネ運転（温度シフト）している状態です。

③不在停止中④センサー通信異常中

運 転 状 態 確認
エコナビ
状態

オン
温 度シフト中

運転状態確認
オン
不在停止中

エコナビ
状態

［戻る］閉じるオン
ｾﾝｻｰ通信異常中［戻る］閉じる

省エネ運転（運転停止）している状態です。
※ 一定期間人を検出しなかったことにより、空調機の運転を停止した
ことを示します。
運転が再開されるまでこの状態を維持します。

接続されているエコナビセンサーが異常状態になっていることを示します。

C-35

7. リモコン

制御関連編

ナノイー Ｘ エラー内容確認 （多機能ワイヤードリモコン CZ-10RT5シリーズをご使用のとき）
ワイヤードリモコンに ナノイー X 点検 が表示された場合、以下の方法でナノイー X モジュールの状態を確認することができます。
準備 ： 室内ユニットの取扱説明書を参照し、事前に漏電しゃ断器/配線用しゃ断器（ブレーカー）（電源）を入れてください。送風運転中かつナノイー Ｘ ON状態（５分以上経過）を確認してください。

１

３つのボタンを押す
戻る + 決定 +ボタンを同時に４秒以上押します。
メンテナンス機能画面が表示されます。

２「 ナノイー Ｘ」を選ぶ/

ボタンで「ナノイー Ｘ」を選択し、

決定

３

選択

ボタンを押してください。

ナノイー Ｘモジュールの状態が「正常」であることを確認する（

メンテナンス機能

/

XX/XX

ナノイーＸ
銀ｲｵﾝ抗菌剤交換ｻｲﾝ
ｼﾞｱｲｰﾉﾒﾝﾃﾅﾝｽﾓｰﾄﾞ
ｼﾞｱｲｰﾉ施工ﾓｰﾄﾞ

ボタンで画面表示の室内ユニットをスクロールできます。）

すべての室内ユニットのナノイー Ｘモジュールの状態が表示されます。
・「正常」…ナノイー Ｘモジュールは正常に動作しています。
・「未対応」…ナノイー Ｘに対応した室内ユニットではありません。

［決定］確定ナノイーＸ

ユニットNo.
‐
1 1
‐
1 2
‐
1 3

状態
正常
正常
未対応

内容確認

［決定］閉じる※『1-1』、『1-2』は室内ユニットNo.を示します。
※「未対応」の場合、「詳細設定」を選択し、項目コード9Fの設定データを確認してください。
設定データが0000の場合、ナノイー Ｘモジュールを認識していません。接続を確認してください。
試運転は以上です。「正常」「未対応」以外の表示の場合は、４を確認してください。

４

ナノイー Ｘモジュールの状態が「正常」「未対応」以外の場合
ナノイー Ｘモジュールを接続しているにもかかわらず、「ナノイー Ｘ」の状態表示に入れない、もしくはモジュールの状態が「正常」「未対応」以外となる場合は、以下の症状が発生している可能性があります。
表示

説明

対応

放電異常

ナノイー Ｘ発生可能な温度・湿度条件からはずれています。
範囲外の温度は、5℃以下または35℃以上。
範囲外の湿度は、30％以下または86%を超えているとき。

ナノイー Ｘモジュールに異常はありません。使用可能な温度、湿度条件
でお使いください。

湿度異常

湿度センサーの配線が接続されていないか、センサーが故障しています。

湿度センサーの室内基板への接続を確認、もしくはセンサーを交換して
ください。

断線異常

室内ユニットとナノイー Ｘモジュール間の配線が断線、または接続されていません。

対象の室内ユニットを特定(※)し、ナノイー Ｘモジュールの室内基板への配線、接続を確認し接続してください。
断線している場合は修繕してください。

接続なし

室内ユニットとナノイー Ｘモジュール間の配線が接続されていません。

対象の室内ユニットを特定(※)し、ナノイー Ｘモジュールの室内基板への配線、接続を確認し接続してください。

※室内ユニットの特定は、風向操作で確認できます。
確認方法：①メンテナンス機能を終了する。
[メニュー]ボタンを押してメンテナンス機能画面を表示し、[戻る]ボタンを押す。
②風向操作をする。
[メニュー]の「空調設定」→「室内機個別設定」で「室内ユニットNo.」を選んで、風向設定を行ってください。
設定したフラップ動作に変化したユニットが対象機器になります。
ユニットが特定できましたら、漏電しゃ断器/配線用しゃ断器（ブレーカー）（電源）を切り、ナノイー Ｘモジュール配線のコネクターを基板からはずして再接続してください。
漏電しゃ断器/配線用しゃ断器（ブレーカー）（電源）を入れ、再度１～３を操作し、「 ナノイー Ｘ」にて状態を確認してください。
再度、「断線異常」「接続なし」が表示された場合はナノイー Ｘモジュールの交換が必要です。

C-36

7. リモコン

制御関連編

試運転機能
準備：ユニットの漏電しゃ断器/配線用しゃ断器（ブレーカー）を入れ、電源を投入してください。
（運転開始前の電源投入時間は各ユニット付属の据付工事説明書を参照ください。）
リモコンが起動し、“設定中”または“構成確認中”の表示が消えるまでお待ちください。
（10分以上“設定中”または“構成確認中”が点滅表示する場合は、室内ユニットのアドレス設定
を見直してください。

1

お願い

3つのボタンを同時に4秒以上押す●試運転以外の目的には使わないでください。
（ユニットに無理がかかるため）

会議室

［

］

［

運転
］

メニュー
決定
戻る

2

3

｢試運転設定｣を選ぶ/➡

「ON」を選ぶ/

決定

メンテナンス機能

XX/XX

決定

試運転

戻る を押す試運転

ON

サービスチェック表示
簡単設定

4

➡

試運転設定

試運転設定
センサー情報表示選択“試運転”表示点灯（試運転モードになる）

変更［決定］確定

5

試運転する
を押す
会議室
試運転

［決定］確認［］試運転を終了する
手順１・２を行い、手順３で「OFF」を選ぶ。
（“試運転”表示消灯）

室温
28.0℃
1

冷房
●温度変更はできません。
●試運転設定は、60分後自動で「オフ」になります。
（連続試運転の防止）●電源投入後および運転停止後、約3分間は室外ユニットの運転はしません。

C-37

［

運転
］

7. リモコン

制御関連編

センサー温度（湿度）表示

1

2

センサー温度表示
3つのボタンを同時に4秒以上押す

1｢センサー情報表示｣を選ぶ

2

3つのボタンを
同時に4秒
以上押す

会議室

｢５．センサー情報表示｣を
/
➡ 決定
選ぶ
メンテナンス機能▲ ▼ → 決定

［

］

［

XX/XX

サービス連絡先登録
リモコン設定モード

運転
］

試運転設定

センサー情報表示

メニュー
決定

選択

戻る

3

4

ユニットを選ぶ

3➡ユニットNo.を選択し、▲を押してください。
▲ ▼ → ユニットＮｏ.を選択し、
センサー情
報 表示
押してください。
ﾕﾆｯﾄNo.
1-1

項目ｺｰﾄﾞ
00
01
02

ﾕﾆｯﾄNo.変更

1-1で確認したいセンサーアドレス（項目コード）/
センサー情報を参照
を参照します。

▲ ▼ で確認したいセンサーアドレス（項目コード）を参照します。
選択したユニットのセンサー情報が表示されます。
表示内容は下表「センサー温度（湿度）対照表」を選択したユニットのセンサー情報が表示されます。
ご参照ください。
表示内容は下表「センサー温度対照表」をご参照くだ
さい。

を

ﾃﾞｰﾀ
0030
0030
0024

次へ

センサー情 報 表示
ﾕﾆｯﾄNo.

センサー情報を参照

4

ユニットを選ぶ/［決定］確定項目ｺｰﾄﾞ
00
01
02

内容確認

ﾃﾞｰﾀ
0030
0030
0024

▲

▼

項目コード

室内ユニット側

室外ユニット側

00
01
02
03
07
08
09
0B
0C
0D
0E
0F
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

データ名
未定義（無効）リモコン温度
室内吸い込み温度

項目コード

データ名

04
05
06

Ｅ１温度

1A
1B
1C
1D
1E
1F
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
2A

クラッチコイル温度

Ｅ３温度
室内電動弁開度

吹出し温度
エンジン回転数(÷10)
低圧(×100)
高圧(×100)
エンジン運転時間(÷100)
スタータ運転回転(÷100)
エンジン設定回転数(÷10)
コンプレッサー入口温度
コンプレッサー出口温度
室外熱交入口温度
リキッド弁開度
バイパス弁開度
室外膨張弁１開度
エンジン運転回数(÷100)
スタータ運転時間(÷100)
クラッチ運転時間(÷100)
クラッチ運転回数(÷100)
冷却水温度
外気温度

C-38

触媒温度
油面計測温度(W)クラッチコイル２温度
排ガス温度
室外ファン１回転数
室外ファン２回転数
冷却水ポンプ設定回転数(÷10)
冷却水ポンプ実回転数(÷10)
スロットル開度
室外膨張弁２開度
冷却水３方弁開度(÷10)
排熱回収弁開度
温水取り出し３方弁開度(÷10)
回転速度変動値(F_RPM)(×10)
コンプオイルレベル
エンジン点火時期

7. リモコン

制御関連編

サービスチェック表示1

3つのボタンを同時に4秒以上押す

2｢サービスチェック表示｣を選ぶ
/

会議室

［

］

［

XX/XX

試運転設定
センサー情報表示
サービスチェック表示

運転
］

簡単設定
選択

決定
戻る

警報履歴を参照/

決定

メンテナンス機能

メニュー

3

➡

で警報履歴を参照します。

ｻｰﾋﾞｽﾁｪｯｸ表 示
1
2
3
内容確認

ﾕﾆｯﾄNo.
1-1
1-1
1-1

12:30（月）
警報
L07
L18
L07

［決定］履歴削除

警報履歴を削除する場合は 決定 を押してください。
警報は最大で10件まで記録されます。
（最新の履歴は1で、1から順に更新されます。）

C-39［決定］確定7. リモコン

制御関連編

簡単設定

1

2

3つのボタンを同時に4秒以上押す｢簡単設定｣を選ぶ
➡

/
会議室

決定
XX/XX

メンテナンス機能
試運転設定

［

］

［

センサー情報表示

運転
］

簡単設定
ﾕﾆｯﾄNo.

項目ｺｰﾄﾞ

設定ﾃﾞｰﾀ

ALL

01

0002

変更

次へ

サービスチェック表示
簡単設定

メニュー

選択

決定
戻る

3

4

ユニットNo.を選ぶ/でユニットNo.を選択し、［決定］確定項目コードを選ぶ/

で項目コードを選択し、を押してください。

を押してください。

簡単設定

簡単設定
ﾕﾆｯﾄNo.

項目ｺｰﾄﾞ

設定ﾃﾞｰﾀ

ﾕﾆｯﾄNo.

項目ｺｰﾄﾞ

設定ﾃﾞｰﾀ

1‐1

01

0002

1‐1

03

0099

変更

次へ

変更

次へ

※選択した室内ユニットから送風します。

4

5

項目コードを選ぶ（項目コードが６桁表示の場合、桁ごとにコード選択が行えます。）
を押してください。

/

リモコン画面に「[ メニュー]
切替」が表示されている状態
で、 メニュー を押してください。

で桁を移動し、 /でコードの値を選択します。
メニュー を押してください。

簡単設定

簡 単 設 定 / 1-1
項目ｺｰﾄﾞ
（000001 ― 000048）

設定ﾃﾞｰﾀ簡 単 設 定 / 1-1
項目ｺｰﾄﾞ
（000001 ― 000048）

設定ﾃﾞｰﾀ

0000100099

0000030099

ﾕﾆｯﾄNo.

項目ｺｰﾄﾞ

設定ﾃﾞｰﾀ1‐10000100001［ﾒﾆｭｰ］
切替

次へ

設定データを選ぶ/
決定桁移動［ﾒﾆｭｰ］
切替で設定データを選択後、6を押してください。
項目ｺｰﾄﾞ

設定ﾃﾞｰﾀ

1‐1

03

0001

変更

設定を反映する
設定が完了したら、戻るを押してください。

簡単設定
簡単設定を終了し再起動します。
よろしいですか？

簡単設定
ﾕﾆｯﾄNo.

［ﾒﾆｭｰ］
切替

変更［決定］確定※続けて別のユニットNo.、項目コードを設定する場合は手順３～５を繰り返してください。

C-40

はい
次へ

いいえ

再起動：「はい」を選択し、決定 を押してください。

桁移動

7. リモコン

制御関連編

詳細設定

1

2

3つのボタンを同時に4秒以上押す｢詳細設定｣を選ぶ
➡

/
会議室

［

XX/XX

メンテナンス機能

］

［

詳細設定
自動アドレス設定

運転
］

詳細設定
ﾕﾆｯﾄNo.

項目ｺｰﾄﾞ

設定ﾃﾞｰﾀ

1‐1

10

0001

変更

次へ

タッチキー感度設定
タッチキー感度確認

メニュー

選択

決定
戻る

3

決定

4

ユニットNo.を選ぶ/でユニットNo.を選択し、［決定］確定項目コードを選ぶ/

で項目コードを選択し、を押してください。

を押してください。
詳細設定

詳細設定

ﾕﾆｯﾄNo.

項目ｺｰﾄﾞ

設定ﾃﾞｰﾀ

ﾕﾆｯﾄNo.

項目ｺｰﾄﾞ

設定ﾃﾞｰﾀ

1‐2

10

0001

1‐2

13

0002

変更

次へ

変更

次へ

※選択した室内ユニットから送風します。

4

5

項目コードを選ぶ（項目コードが６桁表示の場合、桁ごとにコード選択が行えます。）
を押してください。

/

リモコン画面に「[ メニュー]
切替」が表示されている状態
で、 メニュー を押してください。

で桁を移動し、 /でコードの値を選択します。
メニュー を押してください。

詳細設定

詳 細 設 定 / 1-1
項目ｺｰﾄﾞ
（000001 ― 000048）

設定ﾃﾞｰﾀ詳 細 設 定 / 1-1
項目ｺｰﾄﾞ
（000001 ― 000048）

設定ﾃﾞｰﾀ

0000100099

0000030099

ﾕﾆｯﾄNo.

項目ｺｰﾄﾞ

設定ﾃﾞｰﾀ1‐10000100001［ﾒﾆｭｰ］
切替

次へ

設定データを選ぶ/
決定桁移動［ﾒﾆｭｰ］
切替で設定データを選択後、6を押してください。
項目ｺｰﾄﾞ

設定ﾃﾞｰﾀ

1‐2

13

0003

変更

設定を反映する
設定が完了したら、戻る

詳細設定
ﾕﾆｯﾄNo.

［ﾒﾆｭｰ］
切替を押してください。

詳細設定
詳細設定を終了し再起動します。
よろしいですか？

［決定］確定変更※続けて別のユニットNo.、項目コードを設定する場合は手順３～５を繰り返してください。

C-41

はい
次へ

いいえ

再起動：「はい」を選択し、決定 を押してください。

桁移動

7. リモコン

制御関連編

自動アドレス
室内外ユニット全て電源を入れてから1分30秒以上待ってからアドレス設定してください。

1

3つのボタンを同時に4秒以上押す

2｢自動アドレス設定｣を選ぶ
➡

/
会議室

［

メンテナンス機能

］

［

XX/XX

詳細設定

自動アドレス設定

運転］

タッチキー感度設定
タッチキー感度確認

メニュー
決定

選択

戻る

3

決定

項目コードを選ぶ
で項目コード：「A1」を選択し、/4［決定］確定系統No.を選ぶ/

で系統No.を選択してください。

を押してください。
自動アドレス設定

自動アドレス設定

5

項目コード

系統No.

項目コード

系統No.

A1

1

A1

1

系統No. 選 択

［決定］確定系統No. 選択［決定］確定自動アドレスを開始する
設定が完了したら、
決定・設定を中断するを押してください。

戻る

自動アドレスが開始されます。
（リモコンに“設定中”と点滅表示します。）“設定中”が消灯したら設定完了し、再起動します。
別の系統を設定する場合は、上記１から行ってください。

C-42

を押してください。

7. リモコン

制御関連編
空調・ジアイーノ※1・換気をひとつのリモコンで操作

取扱説明書

熱交換気ユニット

空調

ジアイーノ

多機能ワイヤードリモコン
品番CZ-10RT5

IAQ センサー（別売品）

多機能ワイヤードリモコン
CZ-10RT5

空気質（室温・湿度・CO2 濃度）を見える化※2

このたびは、多機能ワイヤードリモコンをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
● 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
● 本書は多機能ワイヤードリモコンの取扱説明書です。室内ユニットなどに付属の取扱説
明書とあわせてお読みください。
● ご使用前に「安全上のご注意」（6～7ページ）を必ずお読みください。

※1 「ジアイーノ」は、次亜塩素酸のチカラで空間の除菌・脱臭を行う空間浄化機器です。
次亜塩素酸を用いた、独自の空間浄化技術で、身の回りの菌やニオイを抑制します。
※2 湿度またはCO2濃度は、別売のIAQセンサー接続時に表示できます。

2

もくじ
安全上のご注意 .........................6

スマートフォンのアプリを使用して空調機の情報をクラウドに保存し、円滑なサポートを提供します。

Bluetooth使用上の注意とお願い...8

消し忘れ防止タイマー設定 .............. 45
消し忘れ防止時間 ....................... 45
消し忘れ防止タイマー ................. 46
運転自動停止タイマー設定 .............. 47

各部の名前 .............................10

室内機個別設定 .......................48

使用上のお願い .........................7

風向設定 ...................................... 49
個別風向固定設定 .......................... 51
風あて・風よけ .............................. 53
サーキュレート運転（エコナビパネル使用時のみ）........... 55
ナノイーX .................................... 57
内部クリーン ................................ 58
内部乾燥 ...................................... 59

画面の見かた ..........................11
トップ画面 ................................... 11
メニュー画面 ................................ 14
インフォメーション画面 ................. 15

クラウド

基本の使いかた .......................16
空調機の情報• 消費電力量（対応機種のみ）• 機種名

設定温度を変えるとき .................... 16
運転モードを変えるとき ................. 17
風速を変えるとき .......................... 17
風向を変えるとき .......................... 18• 点検時期のお知らせ• 警報情報 など

省エネ運転設定 ............................. 60
設定温度自動リターン .................... 62
設定温度範囲制限 .......................... 63
手動デマンド ................................ 64
時間帯デマンド ............................. 65

運転する/停止する ........................ 19
設定温度/運転モード/風速/
風向を変えるとき .......................... 20● Bluetooth® 通信でdatanaviの操作性向上● フロン抑制

省エネ設定 .............................60

空調運転の操作 .......................19

簡易点検サポートジアイーノ運転の操作 ..............23

点検時期のお知らせ

エコナビ設定 ..........................67

運転する/停止する ........................ 23
運転モードを変えるとき ................. 24
除菌脱臭の強度を変えるとき ........... 25
加湿量を変えるとき ....................... 25● 困ったときのかんたん解決サポート• 故障かな？と感じたときの QA リストや取扱説明書閲覧• エラー発生時の迅速対応サービス

エコナビ ...................................... 67
不在運転モード ............................. 69
不在運転開始時間 .......................... 71

モニター表示 ..........................72

換気運転の操作 .......................28

省エネモニター ............................. 72
CO2排出量モニター ...................... 74
現在発電量表示 ............................. 76

運転する/停止する ........................ 29
換気モードを変えるとき ................. 30
換気風量を変えるとき .................... 30

この機能の取扱いの詳細はhttps://datanavi.ac.smartcloud.panasonic.com/

ローテーション設定 .................77

メニュー一覧への操作 ..............33

ローテーション ............................. 77
バックアップ ................................ 79

メニュー一覧 ..........................34

室外静音設定 ..........................81

空調設定

お知らせ

静音運転切替/静音運転時間 ............ 81

外部機器連動設定 ....................83

タイマー設定 ..........................37●スマートフォンの機種によっては、datanaviをお使いいただけない場合があります。スマートフォンの対応機種は、上記ウェブサイトでご確認ください。
（対応機種でも、使用環境によってはご使用いただけない場合があります）

外部機器連動/外部機器連動モード/
不在検知時間設定 .......................... 83
換気出力 ...................................... 86

切/入タイマー設定 ........................ 37
ウィークリータイマー設定 .............. 39
新規登録する ............................. 39
設定内容を他の曜日にコピーする ... 42
曜日全削除................................. 43
曜日無効設定 ............................. 443

室温測定温度センサー ..............87
空調機器情報 ..........................88

4

C-43

7. リモコン

制御関連編

もくじ

安全上のご注意

ユーザーメンテナンス ..............89

リモコン設定フィルター情報 ............................. 89
昇降グリル ................................... 91
銀イオン抗菌剤 ............................. 92

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

取扱説明書 ...........................120

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

時計設定 ..............................121
時刻表示設定 ........................122

ジアイーノ設定

注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

リモコン名称設定 ..................123

タイマー設定 ..........................93

操作ロック設定 .....................125

切 / 入タイマー設定 ........................ 93
ウィークリータイマー設定 .............. 95
新規登録する ............................. 95
設定内容を他の曜日にコピーする ... 97
曜日全削除................................. 98
曜日無効設定 ............................. 99

操作音設定 ...........................126■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

コントラスト設定 ..................127

してはいけない内容（禁止事項）です。

バックライト設定 ..................128
表示モード ...........................129

集中クリーン終了後動作設定 ...100

実行しなければならない内容（強制事項）です。

トップ画面表示情報 ...............131

ジアイーノ機器情報 ...............101

必ずお守りください

言語切替 ..............................133

ジアイーノについて ...............102

警告

管理者パスワード ..................134

ユーザーメンテナンス ............103

据え付けや移動・修理は販売店か専門業者に依頼するリモコン親子設定 ..................136

塩水パック ................................. 103
電極........................................... 105
HEPA フィルター......................... 107（水漏れや感電・火災の原因）

ワイヤレス設定 .....................137

Bluetooth.................................. 137
Bluetooth機能 ........................ 137
Bluetooth初期化 ..................... 138

換気設定

必ず守る

異常・故障時には直ちに使用を中止し、配線用しゃ断器（ブレーカー）を切る

サービス連絡先表示 ...............139

タイマー設定 ........................109

表示アイコン一覧 ..................140

切 / 入タイマー設定 ...................... 109
ウィークリータイマー設定 ............ 111
新規登録する ........................... 111
設定内容を他の曜日にコピーする... 113
曜日全削除............................... 114
曜日無効設定 ........................... 115（感電や火災の原因）
異常・故障例• スイッチを入れても運転しない• 運転中にこげ臭いにおいがしたり、異常な音がする• ブレーカーがたびたび切れる• 本体が変形したり、異常に熱い
すぐに、販売店へ点検・修理を依頼してください

故障かな？ ...........................143
ご相談窓口 ...........................145
お手入れ ..............................145
仕様 ....................................146

24 時間換気 ..........................116

著作権など ...........................147

ナイトパージ ........................117

アプリ利用時は事前に他の人が設定したタイマー予約などをスマートフォンで確認し、設定状況を十分に把握するソフトウェアライセンスについて .................................148

CO2 連動設定 .......................118

当社指定のエアコンと接続して使う（水漏れや感電・火災の原因）（思わぬ運転や停止により、体調をくずす原因。動植物に悪影響をおよぼす原因）

ユーザーメンテナンス ............119

心臓ペースメーカーを装着している方は、装着部を本機から 15 cm
以上離すフィルターサインリセット ............ 119（本機からの電波が機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因）

5

安全上のご注意6Bluetooth使用上の注意とお願い

必ずお守りください■ 他機器からの影響

警告● 磁場・静電気・電波障害が発生するところで使用しないでください。
次の機器の付近などで使用すると、通信が途切れたり、速度が遅くなることがあります。
• 電子レンジ、デジタルコードレス電話機• その他2.4 GHz帯の電波を使用する機器の近く（ワイヤレスオーディオ機器、ゲーム機など）• 電波が反射しやすい金属物などの近く

本機に医療機器や自動制御機器（自動ドア、火災警報器など）を近づ
けない

禁止（本機からの電波が機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因）

体の不自由な方や乳幼児だけが在室する状況でエコナビ機能を使わない（体調の悪化・健康障害の原因）
動きが小さい状態で長時間経過するとエコナビセンサーが不在を判定し、空調機の運転が停止することがあります。

■ 使用周波数帯
本機は2.4 GHz帯の周波数帯を使用しますが、他の無線機器も同じ周波数を使っていることがあります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に留意してご使用ください。

リモコンを分解しない（感電や故障の原因）

Bluetooth機器使用上の注意事項

水洗いしないこの機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）、ならびにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。
1 この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局ならびにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
2 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、すみやかに電波の使用を停止したうえ下記の連絡先にご連絡いただき、混信回避のための処置などについてご相談ください。
3 その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、次の連絡先へお問い合わせください。
連絡先： パナソニック株式会社
商品相談窓口 空調・換気・給湯の相談窓口（P.145）（感電や故障の原因）

注意
ぬれた手で操作しない

禁止（感電や故障の原因）

使用上のお願い■ 使用制限● 次のような場所に設置しない• 湿気・油分・振動が多い / 直射日光があたる/熱源の近く/ 結露する（故障の原因）• ノイズが発生する（誤動作の原因）● 日本国内でのみ使用できます。
● Bluetooth標準規格に準じたセキュリティ機能に対応しておりますが、使用環境及び設定内
容によってはセキュリティが十分でない場合がございます。無線通信時はご注意ください。
● 無線通信時に発生したデータおよび情報漏洩について、当社は一切の責任を負いかねます
のでご了承ください。
● 放送局などが近くにあり周囲の電波が強すぎると、正常に動作しないことがあります。

● スプレーを吹きかけない（誤動作や故障の原因）• 液体（洗剤、アルコール、有機溶剤など）がかからないようにしてください。
● アルコール消毒液、ベンジンやシンナー、化学ぞうきんなどでふかない（液晶画面のくもり・
変色や故障の原因）• ひどい汚れは、水またはぬるま湯を含ませ、よくしぼった布でふいてください。

7

8

C-44

7. リモコン

制御関連編

Bluetooth使用上の注意とお願い

各部の名前■ 機器認定本機は、電波法に基づく工事設計認証を受けた無線装置を内蔵しているので、無線局の免許は不要です。ただし、以下の行為は電波法で禁止されています。
• 分解 / 改造する
• 本機記載の定格銘板を消す（本機に貼ってある証明ラベルをはがす）■ 使用可能距離
リモコンからの見通し距離 10 m以内で使用してください。間に障害物や近くに干渉機器がある場合や、人が間に入った場合、周囲の環境、建物の構造によって使用可能距離は短くなります。上記の距離を保証するものではありませんのでご了承ください。

液晶画面■ Bluetooth® 仕様

運転時、点灯します（緑）※ジアイーノ、換気を接続している場合、いずれかの機器が運転しているときに点灯します※警報発生中の場合には点滅しますメニュー画面を出します（P.33）

変調方式がその他の方式

2.4 GHz帯を使用

運転表示ランプ

メニューボタンバージョン： Bluetooth 4.2（Bluetooth Low Energy）
接続周波数：2.4 GHz帯
電波与干渉距離 80 m 以下

2.4 GHz帯の帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避不可であることを意味する

戻るボタン

1つ前の画面に戻ります

運転/停止ボタン

十字ボタン

運転を始めます/止めます

決定ボタン

項目を選びます

選んだ内容を決定します

お知らせ●操作は、ボタンの中央付近を押してください。
●手袋を着けた状態では、操作できません。
●スタイラスペン、タッチペン等では、操作できません。

9

10

画面の見かた画面の見かた下記の画面は簡易モードにおけるトップ画面です。

トップ画面
トップ画面は、「標準モード」（出荷時設定）（下記）、「簡易モード」（P.12）、「詳細モード」（P.13）の３つの表示モードから選べます。
下記の画面は標準モードにおけるトップ画面です。

＜簡易モード＞①② ③④＜標準モード＞

⑤⑥

⑦

①
②

⑧
⑨

③
④

⑩

⑪

⑫

⑬

⑤

⑥

⑭

① リモコン名称（P.123）⑤ 操作ロック設定中（P.125）② 設定情報アイコン（P.140）⑥ 集中管理中• 設定状況によりアイコンの数と表示位置は変わります。
• トップ画面では、一部の設定状態しか表示されません。すべてのアイコン情報は、インフォメーション画面（P.15）で確認できます。

⑦⑧① 操作ロック設定中（P.125）④ Bluetooth® 無線接続中（P.137）② 集中管理中⑤ 設定温度（P.16）• 集中制御機器からリモコン操作を制限中です。

⑥ 運転モード（P.17）⑦ 風速（P.17）③ 設定情報アイコン（P.140）⑧ 風向（P.18）• アイコンの情報は、インフォメーション画面（P.15）で確認できます。

• 集中制御機器からリモコン操作を制限中です。

⑦ ナノイーX設定中（P.57）⑧ Bluetooth® 無線接続中（P.137）③ 除霜中⑨ エコナビ設定中（P.67）④ 暖房準備中：室内ユニットがすぐに温風を吹⑩ 空気質情報（P.131）• エコナビパネル / エコナビセンサーを取付時にのみエコナビ設定が可能です。

• 暖房運転を一時的に止めて霜を融かす霜取り運転を行うときに表示されます。

• 室温、湿度または CO2 の空気質情報を表示します。

き出せないとき運転準備中：室内ユニットがすぐに冷風・温風を吹き出せないとき（ガスヒートポンプエアコン使用
時のみ）• ガスヒートポンプエアコン使用時は、エアコンの状態により暖房準備中/運転準備中のいずれかが表示されることがあります。

⑪ 運転モード（P.17）⑫ 設定温度（P.16）⑬ 風速（P.17）⑭ 風向（P.18）

11

12

C-45

7. リモコン

制御関連編

画面の見かた画面の見かた下記の画面は詳細モードにおけるトップ画面です。

メニュー画面■ 空調機のみが接続されている場合＜詳細モード＞

③④

1

⑥
⑦

①
②

2

⑧

⑨ ⑩ ⑪

項目総数
選択している項目番号

各機器を設定するためのメニュー（設定）画面です。

⑤

トップ画面から メニュー を押す● メニュー（設定）画面に移動します。
決定を押して設定したい項目を選びを押す■ 空調機とジアイーノまたは換気機器、もしくは両方接続されている
場合
各機器の運転/停止操作と、機器を設定するためのメニュー（操作・設定）画面です。

⑫

1① リモコン名称（P.123）⑥ Bluetooth® 無線接続中（P.137）② 設定情報アイコン（P.140）⑦ エコナビ設定中（P.67）• 設定状況によりアイコンの数と表示位置は変わります。
• トップ画面では、一部の設定状態しか表示されません。すべてのアイコン情報は、インフォメーション画面（P.15）で確認できます。

トップ画面から メニュー を押す● メニュー（操作・設定）画面に移動します。

接続されていない機器は表示されません。

⑧ 空気質情報（P.131）①⑨ 運転モード（P.17）②• 室温、湿度またはCO2 の空気質情報を表示します。

③ 操作ロック設定中（P.125）④ 集中管理中⑩ 設定温度（P.16）• 集中制御機器からリモコン操作を制限中です。

④（例）空調を選択しているとき• エコナビパネル / エコナビセンサーを取付時にのみエコナビ設定が可能です。

⑤

⑥

③

⑪ 風速（P.17）⑦⑫ 風向（P.18）⑤ ナノイー X 設定中（P.57）

① 画面名

⑥ 設定

• 接続されている機器を設定するメニュー（設定）画面に移動します。

② 空調（P.19）• 空調機の運転/停止を設定します。

⑦ リモコン操作ガイド③ 機器の状態表示• 現在操作できる内容が表示されます。
選択：接続されている機器、設定を選びます。

• 運転中/停止中/警報中（ / ）、点検中（/ ）のいずれかが表示されます。

④ ジアイーノ（P.23）［ ］空調停止：選んだ機器を運転/停止します。
［決定］確定：接続機器の運転操作の画面や設定内容の画面に移動します。

• ジアイーノの運転/停止を設定します。

⑤ 換気（P.28）• 換気の運転/停止を設定します。

13

14

画面の見かた基本の使いかた手順1、2は各項目で共通の操作です。

インフォメーション画面
トップ画面でを押すと、インフォメーション画面が表示され、設定情報アイコンを確認することができます。

1※警報 / 点検が発生している場合は、 または 決定 を押すと、インフォメーション画面よりも先に警報 / 点検の画面が表示されます。

1

インフォメーション画面を表示する■ 止めるときを押す

を押す（運転表示ランプ消灯）

2

機器を選ぶ
を押す

（例）空調機の設定情報アイコンを確認するとき

4

設定する項目を選ぶ
または 決定 を押す● 最初に運転モードを選択したい場合は、 を2回押してください。
●
を押すとインフォメーション画面に移動します。
（P.15）● 接続されていない機器は、表示されません。

3を押す（運転表示ランプ点灯）● 現在設定しているアイコンが表示されます。

2

運転を始める（空調機を選択した例）

空調機のアイコン情報にカーソルを移動させる
または 決定 を押す

設定温度を変えるとき

3

アイコンを選ぶ

設定温度を選ぶ（0.5 ℃単位）を押す

• 冷房、ドライ：18 ℃∼30 ℃• 暖房：16 ℃∼30 ℃• 冷暖自動：17 ℃∼27 ℃

で選び、 決定 を押す● 決定 または 戻る を押すと、上記の手順2に戻ります。

5

アイコンの説明を確認する

お知らせ（アイコンの説明例）●機器によっては設定できる温度範囲が異なります。

● トップ画面に戻るには、 戻る を 3 回押してください。

お知らせ●すべての設定情報アイコンと詳細について（P.140）●表示する情報がないときは、「設定情報なし」が表示されます。

（次ページへ続く）

15

16

C-46

7. リモコン

制御関連編

基本の使いかた

基本の使いかた運転モードを変えるとき

3

風向を変えるとき

3

運転モードを選ぶ
→

を押す

風向を選ぶ
（3回押す）→

を押す

暖房
ドライ
冷房
送風
冷暖自動
※ 冷暖自動：設定温度になるよう、自動で冷房 / 暖房を切り替えます。運転モードにカーソルがないときは「自動」と表示されます。

：スイング、● 決定 または 戻る を押すと、P.16 の手順 2 に戻ります。

※ スイング中にか止められます。
※ スイング停止中にが設定されます。

お知らせ●設定できない運転モードは表示されません。

風速を変えるとき

3を押すと、お好みの位置でフラップをかを押すと、所定の位置にフラップ

お知らせ●リモコンのスイング・風向の表示は、フラップの動きと同調していません。
●風向を変えられない機種では、風向が表示されません。
●機種によって、仕様が異なる場合があります。
（冷房・ドライ時、冷暖自動の冷房時の風向設定が3段階）

風速を選ぶ（2回押す）→：停止● 決定 または 戻る を押すと、P.16の手順2に戻ります。

を押す● 機種によって下記のどちらかの表示になります。

■ 室内ユニットごとに風向を設定するとき（P.51）
お知らせ●停電の後、通電後に を押すと、停電前の内容で運転を再開します。
●しばらくするとバックライトが消えます。
（節電のため）
何かのボタンを押すとバックライトが点灯します。
●風速や冷房・ドライ時の風向が3段階の室内ユニットを親ユニット、4方向天井カセット形を子ユニッ
トにしてグループ制御を行うと、設定できる風速および冷房・ドライ時の風向は3段階になります。

● 決定 または 戻る を押すと、P.16 の手順 2 に戻ります。
（自動）：送風時は選べません。

※

お知らせ●機種によって選択可能な風速が異なる場合があります。

（次ページへ続く）

17

18

空調運転の操作

空調運転の操作

メニュー画面から「空調」を選んで操作できる空調機能について説明します。
手順1、2 は各項目で共通の操作です。
基本的な操作については、「基本の使いかた」（P.16）を参照してください。

1■「集中管理中」または「ロック中」と表示されたときは （空調の運転/停止集中管理中）操作ができません

トップ画面からメニュー画面を出す
メニュー を押す●「空調」を選択しているときに、 を押すと、運転 / 停止を切り替えます。
（P.19）「設定」を選択しているときも空調機の運転 / 停止を行います。

（運転/停止操作ロック中）■ 1 つ前の画面に戻るとき
戻る を押す■ 各設定画面で数分間操作をしないとき
トップ画面に戻ります

2 「空調」を選ぶ

設定温度 / 運転モード / 風速 / 風向を変えるときを押す

3 「空調」を選ぶ
決定 を押す運転する / 停止する

3 「空調」選択時、

運転操作対象■ 設定温度を変えるとき「設定温度を変えるとき」（P.16）を参照してください。

運転 / 停止を切り替えるを押す（「運転中」または「停止中」が表示される）●「設定」を選択しているときも空調機の運転 / 停止を行います。
（運転中）■ 運転モードを変えるとき「運転モードを変えるとき」（P.17）を参照してください。

（停止中）■ 風速を変えるとき「風速を変えるとき」（P.17）を参照してください。

19（次ページへ続く）

C-47

20

（次ページへ続く）

7. リモコン

制御関連編

空調運転の操作

空調運転の操作■ 風向を変えるとき■ インフォメーション画面を表示するには「風向を変えるとき」（P.18）を参照してください。

① 決定 を押す■「警報中」または「点検中」と表示されたときは②① 決定 を押す•「設定温度を変えるとき」（P.20）の画面に移動します。

警報中（
②

を押す
• 空調のインフォメーション画面が表示されます。
• インフォメーション画面の操作については、「インフォ
メーション画面」（P.15）を参照してください。

）/点検中（）（インフォメーション画面の例）

を押す• 発生している警報や点検情報の内容が表示されます。

（警報中の例）③ 決定 を押して、連絡先を確認する＜警報または点検が発生している場合＞
手順②の操作後、インフォメーション画面よりも先に警報または点検の画面（P.21）へ移動します。
③

を押す• インフォメーション画面に移動します。

＜警報および点検の両方が発生している場合＞
手順②の操作後、インフォメーション画面よりも先に警報画面（P.21）へ移動します。

（点検中の例）③

を押す• 点検画面に移動します。

④

を押す• インフォメーション画面に移動します。

（次ページへ続く）

21

22

ジアイーノ運転の操作

ジアイーノ運転の操作

メニュー画面から「ジアイーノ」を選んで操作できるジアイーノ運転の操作について説明します。
ジアイーノユニットを接続しているときのみ、操作できます。

■「集中管理中」または「ロック中」と表示されたときは （ジアイーノの運転/停止集中管理中）操作ができません

手順1、2 は各項目で共通の操作です。

1

トップ画面からメニュー画面を出す
メニュー を押す■ 1 つ前の画面に戻るとき（運転/停止操作ロック中）

戻る を押す■ 各設定画面で数分間操作をしないとき
トップ画面に戻ります

2 「ジアイーノ」を選ぶを押す

運転モードを変えるとき3運転する / 停止する

運転モードを選ぶ
決定 →（運転モードが「通常」のとき）を押す

通常：下記の除菌脱臭の強度、加湿量で設定した内容で運転します
集中クリーン：除菌脱臭の強度を一時的に上げて運転します• 集中クリーンは、除菌脱臭の強度、加湿量を選べません。また表示もされません。
• 集中クリーン終了後は、「集中クリーン終了後動作設定」（P.100）により、停止、運転（通常 （運転モードが「集中クリーン」のとき）運転を引き続き始める）します。

3 「ジアイーノ」選択時、運転 / 停止を切り替えるを押す（「運転中」または「停止中」が表示される）
（運転中）

（停止中）

（次ページへ続く）

23（次ページへ続く）

24

C-48

7. リモコン

制御関連編

ジアイーノ運転の操作

ジアイーノ運転の操作

除菌脱臭の強度を変えるとき

3■「警報中」または「点検中」と表示されたときは① 決定 を押す•「運転モードを変えるとき」（P.24）の画面に移動します。

除菌脱臭する強度を選ぶ
決定 →

→

を押す

：弱
：中
：強
：切

警報中（
②

■ 除菌脱臭を OFFにするには）/点検中（）

を押す• 発生している警報や点検情報の内容が表示されます。

右の画面が表示されたら、「はい」を選ぶ→ 決定↓（警報中の例）③ 決定 を押して、連絡先を確認する（点検中の例）

加湿量を変えるとき

3

加湿量を選ぶ
決定 →（2回押す）→

を押す

：微弱
：弱
：中
：強

（次ページへ続く）（次ページへ続く）

25

26

ジアイーノ運転の操作

換気運転の操作■ インフォメーション画面を表示するには

メニュー画面から「換気」を選んで操作できる換気運転の操作について説明します。
熱交換気ユニットまたは換気扇（外部機器連動の換気出力（P.86））を接続しているときのみ、操作できます。

① 決定 を押す

手順1、2は各項目で共通の操作です。

②

1

を押す
• ジアイーノのインフォメーション画面が表示されます。
• インフォメーション画面の操作については、「インフォ
メーション画面」（P.15）を参照してください。

トップ画面からメニュー画面を出す
メニュー を押す■ 1 つ前の画面に戻るとき
戻る を押す■ 各設定画面で数分間操作をしないとき
トップ画面に戻ります（インフォメーション画面の例）

2 「換気」を選ぶを押す＜警報または点検が発生している場合＞
手順②の操作後、インフォメーション画面よりも先に警報または点検の画面（P.26）へ移動します。
③

を押す• インフォメーション画面に移動します。

＜警報および点検の両方が発生している場合＞
手順②の操作後、インフォメーション画面よりも先に警報画面（P.26）へ移動します。
③

を押す• 点検画面に移動します。

④

を押す• インフォメーション画面に移動します。

（次ページへ続く）

27

28

C-49

7. リモコン

制御関連編

換気運転の操作

換気運転の操作■ 熱交換気ユニットを接続しているとき運転する / 停止する

熱交換気ユニット、換気扇の両方が接続されているときは、熱交換気ユニットの運転操作画面に移動します。

3 「換気」選択時、運転 / 停止を切り替える

換気モードを変えるとき

を押す

3

（
「運転中」または「停止中」が表示される）（運転中）

換気モードを選ぶ
決定 →を押す

自動換気：室温・外気温を検知し、普通換気と熱交換気を自動で切り替えます熱交換気：外気を室温に近づけて室内に取り入れます
普通換気：外気をそのまま室内に取り入れます

換気風量を変えるとき

3

（停止中）

換気風量を選ぶ
決定 →

→

を押す

（弱）
（強）
（CO2連動）※：センサーで検知した濃度と設定したCO2濃度（出荷時設定は800ppm）に応じて、換気風量を自動で制御します。
（P.118）CO2連動設定で設定したppmを超えた場合は、換気風量を強、設定したppm以下の場合、弱にして運転します。

■「集中管理中」または「ロック中」と表示されたときは （換気の運転 / 停止集中管理中）操作ができません※ CO2連動機能のある機種とIAQセンサー（別売）が接続されている場合に設定できます。

■ 換気出力（P.86）を ON にした場合（運転 / 停止操作ロック中）

運転/停止のみ可能です。

3

決定

→

を押す

（
「運転中」または「停止中」が切り替わる）■ 右の画面が表示されたときは操作ができません

29（次ページへ続く）

換気運転の操作（次ページへ続く）

換気運転の操作■ インフォメーション画面を表示するには■「警報中」または「点検中」と表示されたときは① 決定 を押す① 決定 を押す•「換気モードを変えるとき」（P.30）の画面の手順 3 に移動します。

警報中（②30）/点検中（）②

を押す• 換気のインフォメーション画面が表示されます。
• インフォメーション画面の操作については、「インフォ
メーション画面」（P.15）を参照してください。

を押す• 発生している警報や点検情報の内容が表示されます。

（インフォメーション画面の例）（警報中の例）③ 決定 を押して、連絡先を確認する＜警報または点検が発生している場合＞
手順②の操作後、インフォメーション画面よりも先に警報または点検の画面（P.31）へ移動します。

（点検中の例）③

を押す• インフォメーション画面に移動します。

＜警報および点検の両方が発生している場合＞
手順②の操作後、インフォメーション画面よりも先に警報画面（P.31）へ移動します。
③

を押す• 点検画面に移動します。

④

を押す• インフォメーション画面に移動します。

（次ページへ続く）

31

32

C-50

7. リモコン

制御関連編

メニュー一覧への操作

メニュー一覧

■ 空調機のみが接続されているとき★印付きのメニューの設定には、管理者パスワードが必要です。
（P.134）1■ 空調設定トップ画面からメニュー画面を出す
メニュー

空調機に関する設定をします。

● メニュー（操作・設定）画面をスキップして、右記のメニュー（設定）画面へ移動します。

2

タイマー設定設定したい機器を選ぶ

切/入タイマー設定

切/入タイマーを設定します。

P.37

ウィークリー
タイマー設定曜日単位で運転スケジュールを設定します。

P.39● 各機器の設定メニューが表示されます。

消し忘れ防止タイマー設定消し忘れ防止タイマーを設定します。

P.45

運転自動停止タイマー設定運転するたび、一定時間後に自動停止させます。

P.47

→ 決定

■ 空調機とジアイーノまたは換気機器、もしくは両方接続されているとき

1

トップ画面からメニュー画面を出す

室内機個別設定

メニュー

風向設定

室内ユニットごとに、風向を設定します。

P.49● メニュー（操作・設定）画面に移動します。

個別風向固定設定

特定の吹出口の風向を固定します。

P.51

風あて・風よけ風あて・風よけの設定をします。

P.53

サーキュレート運転

サーキュレート運転の設定をします。

P.55

2 「設定」を選ぶ
→ 決定

ナノイーX

ナノイーＸの設定をします。

P.57

内部クリーン内部クリーンの設定をします。

P.58

内部乾燥

内部乾燥の設定をします。

P.59

省エネ運転をする/しないを設定します。

P.60

省エネ設定

3

省エネ運転設定

設定したい機器を選ぶ→ 決定● 各機器の設定メニューが表示されます。

設定温度自動リターン 温度を変更しても、設定時間後に元に戻します。

P.62

設定温度範囲制限

設定できる温度の範囲を制限します。

P.63

デマンド設定★

時間帯を決めて、省エネ運転します。

P.64
P.67

エコナビ設定お知らせ●機能が付いていない場合は、使用できないメニューがあります。使用できないメニューを選ぶと、次のような表示が出ます。

エコナビ

エコナビ機能のオン/オフを設定します。

不在運転モード

不在時モードを設定します。

P.69

不在運転開始時間

不在運転を開始するまでの時間を設定します。

P.71
P.72

モニター表示省エネモニター

空調機の消費電力量を表示します。

CO2排出量モニター

空調機のCO2排出量を表示します。

P.74

現在発電量表示

現在の発電量を表示します。

P.76

33

34

メニュー一覧

メニュー一覧
■ 換気設定ローテーション設定★
ローテーション

ローテーション運転の設定を行います。

P.77

バックアップバックアップ運転の設定を行います。

P.79

静音運転切替

室外ユニットを静音運転のオン / オフを設定します。

P.81

静音運転時間静音運転する時間を設定します。

P.82

熱交換気ユニットを含む換気運転の設定をします。
タイマー設定室外静音設定★

外部機器連動設定★
外部機器連動

外部機器連動のオン / オフを設定します。

P.83

切/入タイマー設定

切/入タイマーを設定します。

P.109

ウィークリー
タイマー設定曜日単位で運転スケジュールを設定します。

P.111

24時間換気

24時間換気をオン/オフします。

P.116

ナイトパージ

エアコン停止後室内にこもる熱を感知して、換気する設定（オン/オフ）P.117をします。
CO2連動の時に、換気風量を切り替えるCO2濃度を設定します。

P.118

熱交換気ユニットのフィルターサインをリセットします。

P.119

外部機器連動モード

外部機器が連動する室内ユニットの動作モードを設定します。

P.84

不在検知時間設定

不在検知後の運転を続ける時間を設定します。

P.84

CO2連動設定

換気出力

換気扇の連動運転をオン / オフします。

P.86

ユーザーメンテナンス

室温測定温度センサー★ 室内温度を検知する温度センサーを設定します。

P.87

空調機器情報P.88

空調機の情報を表示します。

フィルターサイン
リセット

ユーザーメンテナンス
フィルター情報

フィルター清掃までの時間を確認およびリセットします。

P.89

昇降グリル

昇降グリルを操作します。

P.91

銀イオン抗菌剤

銀イオン抗菌剤の交換時期を表示します。

P.92■ リモコン設定
リモコンに関する設定をします。

■ ジアイーノ設定
ジアイーノの設定をします。
タイマー設定切/入タイマー設定

切/入タイマーを設定します。

P.93

ウィークリー
タイマー設定曜日単位で運転スケジュールを設定します。

P.95

取扱説明書

取扱説明書をダウンロードするためのQRコードを表示します。

P.120

時計設定

現在日時を設定します。

P.121

時刻表示設定時刻表示の種類を設定します。

P.122

リモコン名称設定

リモコンに名前を付けます。

P.123

操作ロック設定

ボタン操作をロックします。

P.125
P.126

操作音設定

操作音量を変更します。
（切/小/中/大）コントラスト設定

画面のコントラスト（5段階）を設定します。

P.127

バックライト設定

画面のバックライトの明るさ（3段階）を設定します。

P.128

表示モード

トップ画面の表示モード（簡易/標準/詳細）を設定します。

P.129

トップ画面表示情報

トップ画面に表示する空気質情報の設定をします。

P.131

P.101

言語切替

トップ画面の表示言語（日本語/English）を設定します。

P.133

ジアイーノに関する注意喚起を表示します。

P.102

管理者パスワード★

管理者パスワードを設定します。

P.134

リモコン親子設定★

リモコンを2つ接続しているときに、設定します。

P.136

ユニット毎の塩水パックの交換時期を表示します。

P.103

ワイヤレス設定

電極

ユニット毎の電極の交換時期を表示します。

P.105

Bluetooth

HEPAフィルター

ユニット毎の HEPA フィルターの交換時期を表示します。

P.107

サービス連絡先表示

集中クリーン終了後動作 運転モードを集中クリーンに設定（P.24）した場合、集中クリーン設定
終了後の動作を設定します。

P.100

ジアイーノ機器情報

ジアイーノ機器情報を表示します。

ジアイーノについて
ユーザーメンテナンス
塩水パック

35

Bluetoothの有効/無効の設定、ペアリング情報の初期化を行います。 P.137
サービスの連絡先を確認します。

36

C-51

P.139

7. リモコン

制御関連編

タイマー設定タイマー設定空調設定

4 「切 / 入タイマー設定」を選ぶ

切 / 入タイマー設定→ 決定

設定した時刻になったら、運転を切/入します。
3時に設定！

■ 切タイマーの使用例■ 入タイマーの使用例

朝までつけっぱなし…を防いで、ムダをカット！

会議開始のタイミングに合わせて、エアコンを運転！

3:00
運

停

転

5

3:00
止

運転
停止

1

空調設定

運

停 止

転

タイマーの種類を選ぶ→ 決定● 切タイマー：設定した時刻になったら、運転を停止します。
（手順７（P.38）で時刻を設定）● 入タイマー：設定した時刻になったら、運転を開始します。
（手順７（P.38）で時刻を設定）

運転開始

6 「設定」を選ぶ（切タイマーを選んだとき）→ 決定

トップ画面からメニュー画面を表示させ、「設定」を選ぶ
メニュー →■ タイマーをオフにするとき「取消」を選び、未設定にする→ 決定（入タイマーを選んだとき）■ 1 つ前の画面に戻るとき
戻る を押す■ トップ画面に戻るとき
メニュー を押す■ 空調機のみが接続されているとき

右の画面は表示されません。
「■空調機のみが接続されている
場合」（P.14）を参照し、「空調設定」を選んだ後、手順 3 に進んでください。

7

2 「空調設定」を選ぶ

時刻を設定する（時）→→（分）→ 決定● 時（0 ∼23）
：1時間単位● 分（00 ∼ 55）
：5分単位

→ 決定

お知らせ

3 「タイマー設定」を選ぶ●切／入タイマーを同じ時間に設定すると、切タイマーが優先され、入タイマーは使用できません。
●運転中に入タイマーを設定すると、運転は停止します。

→ 決定（次ページへ続く）

37

タイマー設定38

タイマー設定空調設定

空調設定

4 「ウィークリータイマー設定」を選ぶ

ウィークリータイマー設定→ 決定

曜日単位で運転スケジュールを設定します。
日 月 火 水 木 金 土

5 「ウィークリータイマー」を「有効」にする
→

●

→ 決定

で項目を選び、で有効/無効を選ぶ■ タイマーをオフにするとき新規登録する6

1日8 件まで設定できます。

1「無効」を選ぶタイマーを使う曜日を選ぶ→ 決定

トップ画面からメニュー画面を表示させ、「設定」を選ぶ
メニュー →→ 決定

7 「新規作成 / 変更」を選ぶ→ 決定■ 1 つ前の画面に戻るとき
戻る を押す■ トップ画面に戻るとき
メニュー を押す

8■ 空調機のみが接続されているとき

右の画面は表示されません。
「■空調機のみが接続されている
場合」（P.14）を参照し、「空調設定」を選んだ後、手順 3 に進んでください。

新規作成する→ 決定● 新規作成の行に選択が移ります。

2 「空調設定」を選ぶ■ 変更するとき→ 決定

9

登録されているスケジュールを選び、 決定 を押す

時刻を設定する
（時）→

→

（分）→

● 時（0 ∼23）
：1時間単位● 分（00 ∼ 59）：1分単位

3 「タイマー設定」を選ぶ→ 決定（次ページへ続く）

39（次ページへ続く）

40

C-52

7. リモコン

制御関連編

タイマー設定タイマー設定空調設定

10 動作を設定する

空調設定

設定内容を他の曜日にコピーする→登録したスケジュールを他の曜日にコピーします。
複数の曜日を同じスケジュールにするときに便利です。

● オフィス・店舗用エアコンの場合、動作を運転 / 送風 / ドライ /
冷房/暖房/自動（冷暖自動）/ 停止から選べます。
• 運転：設定した時刻に、設定されている運転状態で運転したい場合に「運転」の動作設定をしてください。
• 停止：設定した時刻に、運転を停止したい場合に「停止」の動作設定をしてください。
● ビル用マルチエアコン・ガスヒートポンプエアコンの場合、動作を運転/停止から選べます。

11 温度を設定する→ 決定1● 0.5 ℃単位で選べます。
● 動作が送風または停止のときは温度は設定できません。
● 動作が、運転/ドライ/冷房 / 暖房 / 自動（冷暖自動）のとき、設定温度を設定しないこともできます。

日 月 火 水 木 金 土

P.39 の手順 1 ～ 5 のあと
手順 6 で設定済みのコピーしたい曜日を選び、「他の曜日にコピー」を選ぶ→ 決定

12 設定内容を登録する

2

→ 決定

■ 続けて追加登録するとき

コピー先の曜日を選ぶ
→

→ 決定

●

でコピーしたい曜日を選び、で「ü」にする
「–」
：コピー元
「ü」
：コピー先
空白：未設定手順6 ∼ 12を繰り返し、他の曜日を設定する■ 設定内容を他の曜日にコピーするとき（P.42）

3 「はい」を選ぶ→ 決定41

タイマー設定42

タイマー設定

空調設定
曜日全削除

空調設定
曜日無効設定選んだ曜日のスケジュールをすべて削除します。

祝日などの特定の曜日だけのスケジュールを無効にしたいときに使用します。

1

1

P.39 の手順 1 ～ 6 のあと「〇曜日全削除」を選ぶ→ 決定

P.39 の手順 1 ～ 4 のあと「曜日無効設定」を選ぶ→ 決定●「〇」には選んだ曜日が表示されます。

2 「はい」を選ぶ

2→ 決定

無効にしたい曜日を選ぶ
→
●

43

→ 決定

で無効にしたい曜日を選び、で「●」（有効）/「/」（無効）に切り替える• 有効：ウイークリータイマーで設定した設定内容で動作します• 無効：ウイークリータイマーで設定した設定内容で動作し
ません

44

C-53

7. リモコン

制御関連編

タイマー設定タイマー設定空調設定

空調設定

2 「空調設定」を選ぶ

消し忘れ防止タイマー設定→ 決定

決めた時刻に運転を止め、そのあと運転させても、一定時間ごとに検知して自動で止めます。
消し忘れ防止に。
閉店後にエアコンをつけても、
自動で停止

3 「消し忘れ防止タイマー設定」を「有効」にする
→

●

→ 決定

で項目を選び、で有効/無効を選ぶ■ タイマーをオフにするとき「無効」を選ぶ

消し忘れ防止が有効
検知

60 分

閉店時間
21:00

60 分

60 分

4 「消し忘れ防止時間」を選ぶ

検知

忘れ物を
とりに戻り
エアコン ON

→ 決定

開店時間
9:00

運転を
23:00
検知すると…
自動で
停止

22:08

自動で
停止

検知

運転

5

停止

切るのを
忘れて
退店！

消し忘れ防止時間（開始時刻 / 終了時刻）を設定する（時）→→（分）→ 決定• 時（0 ∼ 23）：1時間単位• 分（00 ∼ 59）：1分単位

消し忘れ防止時間
消し忘れ防止機能が働く時間を設定します。

1

消し忘れ防止タイマー「消し忘れ防止時間」後、運転していないか一定時間ごとに検知するときの、時間間隔を設定します。

トップ画面からメニュー画面を表示させ、「設定」を選ぶ
メニュー →

1→ 決定■ 1 つ前の画面に戻るとき

P.45 の手順 1 ～ 3 のあと、「消し忘れ防止タイマー」を選ぶ→ 決定

戻る を押す■ トップ画面に戻るとき
メニュー を押す

2■ 空調機のみが接続されているとき

右の画面は表示されません。
「■空調機のみが接続されている
場合」（P.14）を参照し、「空調設定」を選んだ後、手順 3 に進んでください。

タイマー時間を設定する→ 決定• 10分∼ 180分（10 分単位）

（次ページへ続く）

45

46

タイマー設定室内機個別設定

空調設定

室内ユニットの各種設定をします。各種設定をする前に室内ユニットを選んでください。

運転自動停止タイマー設定

1

運転するたび、一定時間後に自動停止させたいときに設定します。
消し忘れ
防止に

60 分

エアコン ON
作業開始

1

自動で
停止

トップ画面からメニュー画面を表示させ、「設定」を選ぶ
メニュー →→ 決定運転■ 1 つ前の画面に戻るとき

停止■ トップ画面に戻るとき

戻る を押すメニュー を押す

切るのを
忘れて
作業終了

■ 空調機のみが接続されているとき

右の画面は表示されません。
「■空調機のみが接続されている
場合」（P.14）を参照し、「空調設定」を選んだ後、手順3に進んでください。

トップ画面からメニュー画面を表示させ、「設定」を選ぶ
メニュー →

空調設定

2 「空調設定」を選ぶ
→ 決定

→ 決定

■ 1 つ前の画面に戻るとき
戻る を押す■ トップ画面に戻るとき

3 「室内機個別設定」を選ぶ

メニュー を押す■ 空調機のみが接続されているとき→ 決定

右の画面は表示されません。
「■空調機のみが接続されている
場合」（P.14）を参照し、「空調設定」を選んだ後、手順 3 に進んでください。

● リモコングループ内のエアコンのユニットNoの一覧を表示します。

2 「空調設定」を選ぶ

4

→ 決定

設定する室内ユニットを選ぶ→ 決定● ALL：リモコンに接続されている、すべての室内ユニット

3 「運転自動停止タイマー設定」を「有効」にする
→

●

→ 決定

で項目を選び、で有効 / 無効を選ぶ■ タイマーをオフにするとき

4「無効」を選ぶ

時刻を設定する→ 決定● 10分∼ 180分（10 分単位）

47

48

C-54

7. リモコン

制御関連編

室内機個別設定

室内機個別設定

空調設定

お知らせ

風向設定

●次のようなときは、表示が出て使用できません。
• 機能が付いていないとき

室内ユニットごとに風向を設定します。
1つの室内ユニット内の吹出口の風向は、すべて同じになります。

1

空調設定

P.48 の手順 1 ～ 4 のあと、「風向設定」を選ぶ• 風向切替操作ロック中→ 決定● P.48の手順4で「ALL」を選んだときは設定できません。

2

風向を選ぶ

）
（ 戻る を4秒押してロックを解除できます。

→ 決定• 風向切替操作集中管理中• 個別風向固定設定中：スイング、：停止●サーキュレート運転動作中のときは、以下の画面が表示された後に設定変更可能です。

● スイング中にかを押すと、お好みの位置でフラップを止められます。
※ スイング停止中にかを押すと、所定の位置にフラップが設定されます。
※ 機種によって、仕様が異なる場合があります。
（冷房・ドライ時、冷暖自動の冷房時の風向設定が 3 段階）（次ページへ続く）

49

50

室内機個別設定

室内機個別設定

空調設定

3

個別風向固定設定
室内の状況に合わせて吹出口ごとの風向を個別に設定します。
全室内ユニットの風向を変えたり（P.18）、室内ユニットごとに風向を変えたりしても（P.49）、ここで設定した風向は変更されません。

空調設定

風向を選ぶ

→ 決定

スイング

■ 設定例

出入口の吹出口だけ下向きに。

1

固定
解除

人の集まる側の吹出口をスイングに。

固定解除：風向を固定しません。

お知らせ

P.48 の手順 1 ～ 4 のあと、
「個別風向固定設定」を選ぶ●次のようなときは、表示が出て使用できません。
• 機能が付いていないとき→ 決定● P.48の手順4で「ALL」を選んだときは設定できません。

2• 風向切替操作ロック中

吹出口を選ぶ
□ マーク
（凹形状）

1
2

）
（ 戻る を4秒押してロックを解除できます。

4• 風向切替操作集中管理中

3● 室内ユニットのパネルにある □ マーク（凹形状）が、吹出口の1番の目印になります。機種によっては、□ マーク（凹形状）がないものがあります。
● 吹出口の番号は、取り付け方向によって変わります。実際に動作させて確認してください。

●サーキュレート運転動作中のときは、以下の画面が表示された後に設定変更可能です。

（次ページへ続く）

51

52

C-55

7. リモコン

制御関連編

室内機個別設定

室内機個別設定

空調設定■ ユニットNo選択時

風あて・風よけ→エコナビセンサーが人を検知したときに、人のいる周辺に風を上下にスイングさせたり（風あて）、風を
直接当てないようにしたり（風よけ）できます。
別売品のエコナビパネル、または、壁設置形のエコナビセンサーを接続し、風あて・風よけ機能のある室内ユニットのみ可能です。

•→ 決定で設定を選び、で吹出口を選ぶ● 選択した吹出口が風向固定されている場合は、設定、変更ができません。
□ マーク
（凹形状）

1
2

1

空調設定

4

3
● 室内ユニットのパネルにある □ マーク（凹形状）が、吹出口の1番の目印になります。機種によっては、□ マーク（凹形状）がないものがあります。
● 吹出口の番号は、取り付け方向によって変わります。実際に動作させて確認してください。

P.48 の手順 1 ～ 4 のあと、
「風あて・風よけ」を選ぶ
→ 決定

お知らせ
●風あて・風よけ機能は、室内ユニットの吹出口ごとにリモコンで設定可能です。
（エコナビ対応の風あて・
風よけ機能のある室内ユニットのみ）●次のようなときは、表示が出て使用できません。

■ エコナビがオフのとき右の画面が表示されたら、「はい」を選ぶ→ 決定• 「エコナビ」もONになります。
（P.67）

2• 室内ユニット非対応・エコナビパネル（人感センサー）または
エコナビセンサー（人感センサー）が接続されてないとき• 吹出口が風向固定されている
とき• 風向切替操作ロック中• 風向切替操作集中管理中

設定する■ ALL 選択時
→ 決定

• 設定なし：風あて・風よけは行わず、設定した風向で運転します。
• 風あて：人のいる周辺に風を上下にスイングさせます。
• 風よけ：人に風があたらないようにします。

（ 戻る を4秒押してロックを解除できます。
）●サーキュレート運転動作中のときは、以下の画面が表示された後に設定変更可能です。

（次ページへ続く）

53

室内機個別設定54

室内機個別設定

空調設定

空調設定

お知らせ

サーキュレート運転（エコナビパネル使用時のみ）●次のようなときは、表示が出て使用できません。
• 室内ユニット非対応・エコナビパネル（人感センサー、床温センサー）が接続されてないとき

暖房中、エコナビセンサーで床温度が低いことを検知した場合に、天井付近と床付近の温度ムラを低減するサーキュレート運転（空気循環）を行います。
冷房中、グループ制御の場合にエコナビセンサーで床温度が高いことを検知した場合に、天井付近と床付近の温度ムラを低減するサーキュレート運転（空気循環）を行います。

• 風向切替操作ロック中）（ 戻る を4秒押してロックを解除できます。
• 風向切替操作集中管理中

1

P.48 の手順 1 ～ 4 のあと、
「サーキュレート運転」を選ぶ• 風速切替操作ロック中■ エコナビがオフのとき• 風速切替操作集中管理中→ 決定）（ 戻る を4秒押してロックを解除できます。
右の画面が表示されたら、「はい」を選ぶ→ 決定• 「エコナビ」もONになります。
（P.67）

2

設定する

→ 決定

● ONを選びます。

（次ページへ続く）

55

56

C-56

7. リモコン

制御関連編

室内機個別設定

室内機個別設定

空調設定

ナノイー X

空調設定

内部クリーン

ナノイーＸ設定をオンにすることにより、室内ユニット運転中に、「ナノイー」（水に含まれた微粒子イオン）が室内ユニットから放出されます。

自動で室内ユニット内部を清潔に保つ運転を行います。
「ナノイーＸ」をオフにすると、内部クリーン機能は働きません。

1

1

P.48 の手順 1 ～ 4 のあと、
「ナノイーＸ」を選ぶ→ 決定2

P.48 の手順 1 ～ 4 のあと、
「内部クリーン」を選ぶ→ 決定■ ナノイーX がオフのとき設定する

右の画面が表示されたら、「はい」を選ぶ

→ 決定

→ 決定

● ONを選びます。

• 「ナノイーX」もONになります。
（P.57）

2

お知らせ●機能が付いていない場合は、次のような表示が出て使用できません。

設定する

→ 決定

● ONを選びます。

■ 内部クリーンをやめたいとき（標準モードの例）

決定• 内部クリーン運転中に、再び室内ユニットを運転させたい場合は、を押してください。

お知らせ●機能が付いていない場合は、次のような表示が出て使用できません。

57

58

室内機個別設定

省エネ設定

空調設定

省エネ運転のための各種設定を行います。

内部乾燥

省エネ運転設定

自動で室内ユニット内部を清潔に保つ運転を行います。

1

省エネ運転のオン/オフを設定します。オンに設定すると、定格消費電力比を100 ％以下にして省エネ運転をします。

P.48 の手順 1 ～ 4 のあと、「内部乾燥」を選ぶ

1

→ 決定

2

空調設定

トップ画面からメニュー画面を表示させ、「設定」を選ぶ
メニュー →

設定する→ 決定■ 1 つ前の画面に戻るとき→ 決定

戻る を押す■ トップ画面に戻るとき
メニュー を押す■ 内部乾燥をやめたいとき■ 空調機のみが接続されているとき（標準モードの例）

右の画面は表示されません。
「■空調機のみが接続されている
場合」（P.14）を参照し、「空調設定」を選んだ後、手順3に進んでください。

決定• 内部乾燥運転中に、再び室内ユニットを運転させたい場合
は、

2 「空調設定」を選ぶを押してください。

→ 決定

お知らせ

3 「省エネ設定」を選ぶ●機能が付いていない場合は、次のような表示が出て使用できません。

→ 決定

4 「省エネ運転設定」を選ぶ→ 決定（次ページへ続く）

59

60

C-57

7. リモコン

制御関連編

省エネ設定

省エネ設定

空調設定

5 「ON」を選ぶ

空調設定
設定温度自動リターン→ 決定

温度を変更しても、一定時間後に設定した温度に戻します。

1

P.60 の手順 1 ～ 3 のあと、
「設定温度自動リターン」を選ぶ
→ 決定

お知らせ
●次のようなときは、表示が出て使用できません。
• 機能が付いていないとき• 省エネ設定集中管理中

2

設定する項目を選び、「有効」にする→→ 決定■ 省エネになる場合のみ動作させたいとき
で「リターン動作」を選び、 決定 を押したあと、で「省エネ方向」を選ぶ

3

決めた温度に戻るまでの時間を設定する→ 決定● 10 ∼240分（10 分単位）

4

温度を設定する（0.5 ℃単位）
→ 決定

● 冷房（ドライ）：18.0 ℃∼ 30.0 ℃● 暖房：16.0 ℃∼ 30.0 ℃■ 続けて設定するとき決定 を押して、上記手順2からくり返す

お知らせ●「リターン動作」を「省エネ方向」にすると、変更された温度より手順4の温度の方が省エネになる場合のみ、動作します。
例）冷房26 ℃設定時、28 ℃に変更された場合•「省エネ方向」のとき：28 ℃のまま。
•「通常」のとき：26 ℃に戻る。
●機種によっては設定できる温度範囲が異なります。

61

省エネ設定

62

省エネ設定

空調設定
設定温度範囲制限

手動デマンド設定できる温度の範囲を制限します。

運転量を手動で制限します。

1

1

P.60 の手順 1 ～ 3 のあと、
「設定温度範囲制限」を選ぶ→ 決定2

P.60 の手順 1 ～ 3 のあと、「デマンド設定」を選ぶ→ 決定2

設定する項目を選び、「有効」にする
→

空調設定

→ 決定

パスワード（4 桁）を入力する→→ 決定（くり返す）

3●
で数字を選び、 で次の欄に移動する● パスワードの設定のしかた（P.134）

温度を設定する（0.5 ℃単位）→→

3 「手動デマンド」を「有効」にする（下限値を設定するとき）

→ 決定

→

● 冷房（ドライ）：18.0 ℃∼ 30.0 ℃● 暖房：16.0 ℃∼ 30.0 ℃●

4■ 続けて設定するとき決定 を押して、手順2からくり返す（上限値を設定するとき）→ 決定

で項目を選び、で有効/無効を選ぶ

運転量を設定する→ 決定

お知らせ●機能が付いていない場合は、次のような表示が出て使用できません。

お知らせ●機種によっては設定できる温度範囲が異なります。

63

64

C-58

7. リモコン

制御関連編

省エネ設定

省エネ設定

空調設定
時間帯デマンド

指定した時間帯ごとに、指定した運転量に抑えます。
4件まで登録できます。

4

新規作成する5

時間帯デマンドの時刻、運転量を設定する→ 決定

運転量を抑えたい時間帯

大

空調設定

運転量

→

→

（運転量）→ 決定（くり返す）● 時（0 ∼ 23）：1時間単位● 分（00 ∼59）
：1分単位

小
11:00

1

13:00

16:00

6 「はい」を選び、登録する

19:00

→ 決定

P.60 の手順 1 ～ 3 のあと、「デマンド設定」を選ぶ→ 決定■ 変更するとき

2

手順5 ∼6を繰り返す■ 削除するとき

パスワード（4 桁）を入力する→① 削除する欄を選び、 決定 を押す→ 決定（くり返す）
で数字を選び、 で次の欄に移動する●● パスワードの設定のしかた（P.134）

3 「時間帯デマンド」を「有効」にする→●②

で項目を選び、でごみ箱アイコンを選んだ後、「はい」を選び、 決定 を押す→ 決定で有効 / 無効を選ぶ（次ページへ続く）

65

エコナビ設定66

エコナビ設定空調設定

エコナビセンサーなどでリアルタイムに室内を監視、人を検知して、人の活動量に合わせた運転を行います。

空調設定

5 「ON」を選ぶ

→ 決定

エコナビ

● トップ画面に「ECONAVI」が表示されます。
（P.11）

エコナビ機能のオン / オフを設定します。

1

トップ画面からメニュー画面を表示させ、「設定」を選ぶ
メニュー →

お知らせ●機能が付いていない場合は、次のような表示が出て使用できません。

→ 決定■ 1 つ前の画面に戻るとき
戻る を押す●エコナビ設定は、別売品のエコナビパネル、または、壁設置形のエコナビセンサー等を接続することにより可能になります。

■ トップ画面に戻るとき
メニュー を押す■ 空調機のみが接続されているとき

右の画面は表示されません。
「■空調機のみが接続されている
場合」（P.14）を参照し、「空調設定」を選んだ後、手順 3 に進んでください。

2 「空調設定」を選ぶ→ 決定

3 「エコナビ設定」を選ぶ→ 決定

4 「エコナビ」を選ぶ→ 決定（次ページへ続く）

67

68

C-59

7. リモコン

制御関連編

エコナビ設定エコナビ設定

空調設定

空調設定

お知らせ

不在運転モード●エコナビ設定は、別売品のエコナビパネル、または、壁設置形のエコナビセンサー等を接続することにより可能になります。
●エコナビ機能によって目標温度が変更されても、リモコンに表示される設定温度は変化しません。
●スタンバイモードにより送風運転に切り替わっても、リモコンに表示される運転モードは変化しません。
●室内ユニットを複数台運転する場合は、部屋の状況によって省エネ効果が小さくなることがあります。

人の在・不在を検知し、設定温度を抑制した節電運転を継続します。

■ 冷房・ドライでは● 人の活動量が多い場合、設定温度で運転します。
● 人の活動量が少ない場合、設定温度より温度を高くして運転します。
● 不在が約 20 分継続したとき、人の在室時より、更に温度を高くして運転します。
● 不在が約１時間継続したとき、指定した不在運転モードで運転します。
出荷時の設定（「設定なし」）では、設定温度を抑制した省エネ運転を継続します。

■ 暖房では● 人の活動量が多い場合、設定温度より温度を低くして運転します。
● 人の活動量が少ない場合、設定温度で運転します。
● 不在が約 20 分継続したとき、人の在室時より、更に温度を低くして運転します。
● 不在が約１時間継続したとき、指定した不在運転モードで運転します。
出荷時の設定（「設定なし」）では、設定温度を抑制した省エネ運転を継続します。

1

P.67 の手順 1 ～ 3 のあと、「不在運転モード」を選ぶ→ 決定2

不在時の運転モードを選ぶ→ 決定● 設定なし：人を検知すると人の活動量に応じた運転に戻ります。
（出荷時設定）● スタンバイモード：冷房・ドライ / 暖房運転を休止し、送風（微風）のみの運転を行います。人を検知すると人の活動量に応じた運転に戻ります。
● 停止モード（再運転しない）：運転を停止します。停止後は人を検知しても運転を再開しません。
● 停止モード（再運転する）：運転を停止します。停止後も人を検知すると運転を再開し、人の活動量に応じた運転に戻ります。

（次ページへ続く）

69

エコナビ設定70

モニター表示空調設定

不在運転開始時間

空調設定
省エネモニター

不在運転（P.69）を開始するまでの時間を設定します。

1日、1週間、１年単位の消費電力量を確認します。

1

1

P.67 の手順 1 ～ 3 のあと、「不在運転開始時間」を選ぶ→ 決定

トップ画面からメニュー画面を表示させ、「設定」を選ぶ
メニュー →→ 決定■ 1 つ前の画面に戻るとき
戻る を押す2■ トップ画面に戻るとき
メニュー を押す

時間を設定する■ 空調機のみが接続されているとき→ 決定

右の画面は表示されません。
「■空調機のみが接続されている
場合」（P.14）を参照し、「空調設定」を選んだ後、手順3に進んでください。

● 30分∼ 3時間（180 分）（30分単位）
出荷時設定は、1時間です。

2 「空調設定」を選ぶ→ 決定

3 「モニター表示」を選ぶ→ 決定

4 「省エネモニター」を選ぶ→ 決定（次ページへ続く）

71

72

C-60

7. リモコン

制御関連編

モニター表示5

モニター表示

空調設定

CO2 排出量モニター

表示する期間を選ぶ→ 決定

1日、1週間、１年単位のCO2の排出量を確認します。

● 1日：1日の消費電力量（目安）を表示します。
● 1週間：1週間の消費電力量（目安）を表示します。
● 1年間：1年間の消費電力量（目安）を表示します。

6

空調設定

確認する

1

P.72 の手順 1 ～ 3 のあと、
「CO2 排出量モニター」を選ぶ→ 決定（1 日の例）2● 1週間：
で 1 週間の合計 / 曜日ごとのデータを切り替
えられます。

で1年間の合計 / 月ごとのデータを切り替え● 1年間：
られます。

表示する期間を選ぶ→ 決定● 1日：1日のCO2排出量（目安）を表示します。
● 1週間：1週間のCO2排出量（目安）を表示します。
● 1年間：1年間のCO2排出量（目安）を表示します。
● CO2排出係数設定：
CO2の排出量を計算するための係数を設定します。
CO2排出量[kg-co2] = 消費電力量[kWh]×CO2排出係数[kg-co2/kWh]（1 週間の例）（1 年間の例）

お知らせ●機能が付いていない場合は、次のような表示が出て使用できません。

●消費電力は、簡易的な算出のため、電力計などによる計測結果とは異なる場合があります。

（次ページへ続く）

73

74

モニター表示3

モニター表示

空調設定

確認する

空調設定
現在発電量表示（1 日の例）

発電機能付きのガスヒートポンプエアコン（GHP）の現在の発電量を表示します。

1● 1週間：
で1週間の合計 / 曜日ごとのデータを切り替
えられます。

で1年間の合計 / 月ごとのデータを切り替え● 1年間：られます。

P.72 の手順 1 ～ 3 のあと、「現在発電量表示」を選ぶ→ 決定（1 週間の例）

2

現在の発電量が表示される
決定（1 年間の例）

お知らせ●機能が付いていない場合は、モニター表示で「現在発電量表示」が表示されません。
● CO2排出係数設定：で変更し、 決定 を押す（CO2 排出係数設定）

お知らせ● CO2排出係数は契約している電気事業者によって異なりますので、契約している電気事業者にお問い合わせください。

お知らせ●機能が付いていない場合は、次のような表示が出て使用できません。

75

76

C-61

7. リモコン

制御関連編

ローテーション設定

ローテーション設定

空調設定

4

ローテーション
ローテーション運転する周期と切替時刻を設定し、系統ごとの運転時間の均一化を図ります。
7日間

系統1

8:05

→

5 「ローテーション」を選ぶ

運転

→ 決定

待機
運転

系統2

待機

6 「設定周期」を選ぶ

お知らせ

→ 決定

●オフィス・店舗用エアコンのシングル（室外ユニット 1 台に対して室内ユニット 1 台の組み合わせ）2系
統をグループ制御したときのみ設定可能です。

1

→ 決定

●
で数字を選び、 で次の欄に移動する● パスワードの設定のしかた（P.134）

7日間

8:05

パスワード（4 桁）を入力する（くり返す）

例：設定周期 7 日、切替時刻 8:05 のとき
8:05

空調設定

トップ画面からメニュー画面を表示させ、「設定」を選ぶ
メニュー →

7→ 決定

設定周期を設定する→ 決定● 1 ∼ 7日（1日単位）/14日 /21日/28日/
なし（ローテーション運転しない）● 設定した当日も１日にカウントします。

■ 1 つ前の画面に戻るとき
戻る を押す■ トップ画面に戻るとき

8 「切替時刻」を選ぶ

メニュー を押す→ 決定■ 空調機のみが接続されているとき

右の画面は表示されません。
「■空調機のみが接続されている
場合」（P.14）を参照し、「空調設定」を選んだ後、手順 3 に進んでください。

9

2 「空調設定」を選ぶ→ 決定

切替時刻を設定する（時）→→（分）→ 決定● 0:00～23:59

3 「ローテーション設定」を選ぶ

お知らせ

→ 決定

●機能が付いていない場合は、次のような表示が出て使用できません。

77

ローテーション設定（次ページへ続く）

ローテーション設定

空調設定

3 「ON」/「OFF」を選ぶ

バックアップ→ 決定

警報発生時や、能力不足などで室温が設定温度にならないときに、待機中の系統がサポート運転を行います。

● ON：警報発生時に待機中の系統がサポート運転を行います。
● OFF：サポート運転しません。

下記の設定を行います。
● エラーサポート：ON にすると警報発生時に待機中の系統がサポート運転を行います。

4 「温度サポート」を選ぶ
→ 決定

系統1

運転

待機

運転

警報停止

系統2

待機

運転

待機

バックアップ運転

5● 温度サポート：冷房時は、室温が「設定温度＋設定値」以上になると、サポート運転し、暖房
時は、室温が「設定温度－設定値」以下になると、サポート運転します。
運転直後は、最大 1 時間はサポート運転しません。
系統1

運転

待機

運転

待機

78

温度を設定する→ 決定● 室温差4℃∼室温差10℃ /OFF

サポート
運転

6 「メイン系統設定」を選ぶ
→ 決定

系統2

待機

運転

待機

運転

待機

7

● メイン系統設定：設定周期（P.78）設定時は、先に運転する系統、設定周期なしのときは、常時運転する系統を設定します。
（もう一方はバックアップ系統となります）

1

メイン系統とする室外機 No. を選ぶ→ 決定P.77 の手順 1 ～ 4 のあと、
「バックアップ」を選ぶ→ 決定

2 「エラーサポート」を選ぶ→ 決定（次ページへ続く）

79

80

C-62

空調設定

7. リモコン

制御関連編

室外静音設定室外静音設定空調設定

室外ユニットを静音運転します。

6 「ON」を選ぶ

静音運転切替 / 静音運転時間

1

→ 決定

トップ画面からメニュー画面を表示させ、「設定」を選ぶ
メニュー →

空調設定

7 「静音運転時間」を選ぶ

→ 決定

→ 決定

■ 1 つ前の画面に戻るとき
戻る を押す■ トップ画面に戻るとき
メニュー を押す

8■ 空調機のみが接続されているとき

右の画面は表示されません。
「■空調機のみが接続されている
場合」（P.14）を参照し、「空調設定」を選んだ後、手順 3 に進んでください。

静音運転の開始時刻と終了時刻を設定する→→ 決定（くり返す）● 時（0 ∼ 23）：1時間単位● 分（00 ∼ 59）：1分単位

2 「空調設定」を選ぶ
→ 決定

お知らせ
●機能が付いていない場合は、次のような表示が出て使用できません。

3 「室外静音設定」を選ぶ→ 決定●静音運転は、運転音軽減のため、能力が低下することがあります。

4

パスワード（4 桁）を入力する→→ 決定（くり返す）
で数字を選び、 で次の欄に移動する●● パスワードの設定のしかた（P.134）

5 「静音運転切替」を選ぶ→ 決定（次ページへ続く）

81

外部機器連動設定82

外部機器連動設定

空調設定

エコナビセンサーの在 / 不在などの外部機器連動を設定します。

5 「外部機器連動」を選ぶ

下記の設定を行います。
● 外部機器連動：ON にすると外部機器連動を行います。
● 外部機器連動モード：外部機器が連動する室内機の動作モードを設定します。
● 不在検知時間設定：不在検知後、運転をオフにする時間を設定します。
● 換気出力：エアコンの運転 / 停止と換気扇の運転/停止を連動させます。
（P.86）→ 決定

6 「ON」を選ぶ

外部機器連動 / 外部機器連動モード / 不在検知時間設定

1

→ 決定

トップ画面からメニュー画面を表示させ、「設定」を選ぶ
メニュー →

空調設定

7 「外部機器連動モード」を選ぶ

→ 決定

→ 決定

■ 1 つ前の画面に戻るとき
戻る を押す■ トップ画面に戻るとき
メニュー を押す

8■ 空調機のみが接続されているとき

右の画面は表示されません。
「■空調機のみが接続されている
場合」（P.14）を参照し、「空調設定」を選んだ後、手順 3 に進んでください。
→ 決定■「人感センサー連動モード」を選んだとき

3 「外部機器連動設定」を選ぶ

9 「不在検知時間設定」を選ぶ

→ 決定

→ 決定

パスワード（4 桁）を入力する→→ 決定● サーモON連動モード：
エアコンのサーモON/OFF出力に連動します。
● エアコン連動モード：
エアコンの運転/停止出力に連動します。
● 人感センサー連動モード：
人感センサーの在・不在出力に連動します。
続いて「不在検知時間設定」の手順9～10を行ってください。

2 「空調設定」を選ぶ

4

モードを選ぶ

10 運転をオフにする時間を設定する

→ 決定

→ 決定

（くり返す）● 0 分∼60分（1分単位）で数字を選び、 で次の欄に移動する●● パスワードの設定のしかた（P.134）（次ページへ続く）

83（次ページへ続く）

84

C-63

7. リモコン

制御関連編

外部機器連動設定

外部機器連動設定

空調設定

お知らせ

空調設定

換気出力

●機能が付いていない場合は、次のような表示が出て使用できません。

エアコンの運転/停止と換気扇の運転/停止を連動させます。
「ON」に設定すると、エアコンを運転/停止すると、接続している換気扇も運転/停止されます。

1●外部機器連動の設定は、別売品のエコナビパネル、または、壁設置形のエコナビセンサー等を接続する
ことにより可能になります。
●外部機器連動がOFFに設定されているときは次のような表示が出ます。

P.83 の手順 1 ～ 4 のあと、
「換気出力」を選ぶ→ 決定

2 「ON」を選ぶ→ 決定●外部機器連動の情報を取得しているときは次のような表示が出ます。

お知らせ●機能が付いていない場合は、次のような表示が出て使用できません。

●エアコンと換気扇を連動させるには、別途工事が必要です。

85

室温測定温度センサー

86

空調機器情報

空調設定

空調設定

室内温度を検知する温度センサーを設定します。

リモコングループに接続される空調（室外機/室内機）の種別、
ユニットNo、
品番を表示します。

1

1

トップ画面からメニュー画面を表示させ、「設定」を選ぶ
メニュー →→ 決定

トップ画面からメニュー画面を表示させ、「設定」を選ぶ
メニュー →■ 1 つ前の画面に戻るとき→ 決定■ 1 つ前の画面に戻るとき

戻る を押す戻る を押す■ トップ画面に戻るとき■ トップ画面に戻るとき

メニュー を押す

メニュー を押す■ 空調機のみが接続されているとき■ 空調機のみが接続されているとき

右の画面は表示されません。
「■空調機のみが接続されている
場合」（P.14）を参照し、「空調設定」を選んだ後、手順 3 に進んでください。

右の画面は表示されません。
「■空調機のみが接続されている
場合」（P.14）を参照し、「空調設定」を選んだ後、手順3に進んでください。

2 「空調設定」を選ぶ

2 「空調設定」を選ぶ

3 「室温測定温度センサー」を選ぶ

3 「空調機器情報」を選ぶ

4

4

→ 決定

→ 決定

→ 決定

→ 決定

パスワード（4 桁）を入力する→→ 決定● 室外機と室内機のユニットNoと品番を表示します。

（くり返す）

5

表示内容を確認する

で数字を選び、 で次の欄に移動する●● パスワードの設定のしかた（P.134）

センサーを選ぶ→ 決定● 室内機温度センサー（出荷時設定）：
室内ユニットの温度センサーで検知● リモコン温度センサー：リモコンの温度センサーで検知● IAQ温度センサー：IAQセンサーの温度センサーで検知

お知らせ●IAQ温度センサーは、IAQセンサー対応機種と IAQセンサー（別売）が接続される環境でのみ設定でき
ます。

87

88

C-64

7. リモコン

制御関連編

ユーザーメンテナンス

ユーザーメンテナンス

空調設定

5

フィルター情報
フィルター清掃までの時間を確認およびリセットします。

1

清掃までの運転時間を確認する■ 掃除時期まで時間があるとき

右記の画面が表示され、フィルター掃除時期まで目安時間を確認します。

トップ画面からメニュー画面を表示させ、「設定」を選ぶ
メニュー →

空調設定■ フィルターサインをリセットしないとき→ 決定

戻る を押す■ すぐに清掃が必要なとき■ 1 つ前の画面に戻るとき

右記の画面が表示されます。
• 室内ユニットの取扱説明書を参照して、フィルターを清掃してから手順6に進んでください。

戻る を押す■ トップ画面に戻るとき
メニュー を押す■ 空調機のみが接続されているとき

6

右の画面は表示されません。
「■空調機のみが接続されている
場合」（P.14）を参照し、「空調設定」を選んだ後、手順 3 に進んでください。

2 「空調設定」を選ぶ

フィルターサインをリセットする決定 →で「はい」を選ぶ → 決定

● フィルター清掃からの時間のカウントが、リセットされます。

→ 決定

お知らせ
●機能が付いていない場合は、次のような表示が出て使用できません。

3 「ユーザーメンテナンス」を選ぶ→ 決定●フィルターの清掃時期になると、トップ画面にアイコンが表示されます。

4 「フィルター情報」を選ぶ：フィルターサイン→ 決定●機種によってはフィルターサイン情報を取得できない機種があります。

（次ページへ続く）

89

ユーザーメンテナンス

90

ユーザーメンテナンス

空調設定

昇降グリル

銀イオン抗菌剤

昇降グリルを操作します。

銀イオン抗菌剤の交換時期を確認します。

1

1

P.89 の手順 1 ～ 3 のあと、「昇降グリル」を選ぶ
→ 決定

2

空調設定

P.89 の手順 1 ～ 3 のあと、
「銀イオン抗菌剤」を選ぶ→ 決定

操作する室内ユニットを選ぶ

2

→ 決定

交換までの運転時間を確認する■ 交換時期まで時間があるとき

右記の画面が表示され、交換時期まで目安時間を確認します。

3昇降グリルを上下させる→ 決定■ すぐに交換が必要なとき● 上げるとき：● 下げるとき：● 止めるとき： 決定● 室内ユニットの取扱説明書を参照して、フィルターを清掃してください。清掃終了後は、フィルターサインをリセットしてください。
（P.90）

4

ユニット選択画面に戻る

5

リモコンを再起動する

右記の画面が表示されます。
• 決定 を押す（サービス連絡先が表示されます）

お知らせ

戻る

戻る →

●機能が付いていない場合は、ユーザーメンテナンスで「銀イオン抗菌剤」が表示されません。

●銀イオン抗菌剤の交換時期になると、トップ画面にアイコンが表示されます。

→ 決定：銀イオン抗菌剤の交換が必要です● 右記の画面が表示されるので、「はい」を選び、再起動します。
● 再起動後、操作ができるまで 1 分程度かかります。

●サービス連絡先が表示されない場合は、室内ユニットの取扱説明書をご確認ください。

お知らせ●機能が付いていない場合は、次のような表示が出て使用できません。

91

92

C-65

7. リモコン

制御関連編

タイマー設定タイマー設定ジアイーノ設定

6 「設定」を選ぶ

切 / 入タイマー設定■ タイマーをオフにするとき

トップ画面からメニュー画面を表示させ、「設定」を選ぶ
メニュー →（切タイマーを選んだとき）→ 決定

設定した時刻になったら、運転を切/入します。

1

ジアイーノ設定「取消」を選び、未設定にする→ 決定（入タイマーを選んだとき）■ 1 つ前の画面に戻るとき
戻る を押す■ トップ画面に戻るとき
メニュー を押す

2 「ジアイーノ設定」を選ぶ

7

→ 決定

時刻を設定する（時）→→（分）→ 決定● 時（0 ∼23）
：1時間単位● 分（00 ∼ 55）：5分単位

3 「タイマー設定」を選ぶ
→ 決定

お知らせ
●切／入タイマーを同じ時間に設定すると、切タイマーが優先され、入タイマーは使用できません。
●運転中に入タイマーを設定すると、運転は停止します。

4 「切 / 入タイマー設定」を選ぶ→ 決定

5

タイマーの種類を選ぶ→ 決定● 切タイマー：設定した時刻になったら、運転を停止します。
（手順７（P.94）で時刻を設定）● 入タイマー：設定した時刻になったら、運転を開始します。
（手順７（P.94）で時刻を設定）（次ページへ続く）

93

タイマー設定94

タイマー設定ジアイーノ設定

6

ウィークリータイマー設定
曜日単位で運転スケジュールを設定します。

ジアイーノ設定

タイマーを使う曜日を選ぶ→ 決定

新規登録する
1日4 件まで設定できます。

1

7 「新規作成 / 変更」を選ぶ

トップ画面からメニュー画面を表示させ、「設定」を選ぶ
メニュー →→ 決定→ 決定■ 1 つ前の画面に戻るとき

8戻る を押す■ トップ画面に戻るとき

新規作成する→ 決定● 新規作成の行に選択が移ります。

メニュー を押す

2 「ジアイーノ設定」を選ぶ■ 変更するとき→ 決定

9

登録されているスケジュールを選び、 決定 を押す

時間を設定する
（時）→

→

（分）→

● 時（0 ∼23）
：1時間単位● 分（00 ∼ 59）：1分単位

3 「タイマー設定」を選ぶ→ 決定

10 動作を設定する→ 決定● 運転モードを運転/停止/集中クリーンから選びます。

4 「ウィークリータイマー設定」を選ぶ→ 決定

11 設定内容を登録する→ 決定

5「ウィークリータイマー設定」を「有効」にする→●■ 続けて追加登録するとき

手順6 ∼11を繰り返し、他の曜日を設定する→ 決定で項目を選び、■ 設定内容を他の曜日にコピーするときで有効 / 無効を選ぶ（P.97）■ タイマーをオフにするとき「無効」を選ぶ（次ページへ続く）

95

96

C-66

7. リモコン

制御関連編

タイマー設定タイマー設定ジアイーノ設定

設定内容を他の曜日にコピーする

曜日全削除

登録したスケジュールを他の曜日にコピーします。
複数の曜日を同じスケジュールにするときに便利です。

1

選んだ曜日のスケジュールをすべて削除します。

1

P.95 の手順 1 ～ 5 のあと
手順 6 で設定済みのコピーしたい曜日を選び、「他の曜日にコピー」を選ぶ→ 決定

2 「はい」を選ぶ

コピー先の曜日を選ぶ→

P.95 の手順 1 ～ 6 のあと「〇曜日全削除」を選ぶ●「〇」には選んだ曜日が表示されます。

→ 決定

2

ジアイーノ設定

→ 決定

→ 決定

●

でコピーしたい曜日を選び、で「ü」にする
「–」
：コピー元
「ü」
：コピー先
空白：未設定3 「はい」を選ぶ→ 決定97

タイマー設定98

集中クリーン終了後動作設定

ジアイーノ設定

集中クリーン終了後の動作（運転/停止）を設定します。

曜日無効設定1

特定の曜日だけのスケジュールを無効にしたいときに使用します。

1

P.95 の手順 1 ～ 4 のあと「曜日無効設定」を選ぶ

トップ画面からメニュー画面を表示させ、「設定」を選ぶ
メニュー →→ 決定→ 決定■ 1 つ前の画面に戻るとき
戻る を押す2■ トップ画面に戻るとき
メニュー を押す

無効にしたい曜日を選ぶ→●

2 「ジアイーノ設定」を選ぶ

→ 決定

→ 決定

で無効にしたい曜日を選び、で「●」（有効）/「/」（無効）に切り替える• 有効：ウイークリータイマーで設定した設定内容で動作します• 無効：ウイークリータイマーで設定した設定内容で動作しません

3 「集中クリーン終了後動作設定」を選ぶ→ 決定

4 「運転」/「停止」を選ぶ→ 決定● 運転：集中クリーン終了後、通常運転で運転継続します。
● 停止：集中クリーン終了後、運転を停止します。

99

100

C-67

ジアイーノ設定

7. リモコン

制御関連編

ジアイーノ機器情報

ジアイーノについて

ジアイーノ設定

ジアイーノ機器情報を表示します。
最大8 台まで表示されます。

1

ジアイーノに関する注意喚起を表示します。

1

トップ画面からメニュー画面を表示させ、「設定」を選ぶ
メニュー →

トップ画面からメニュー画面を表示させ、「設定」を選ぶ
メニュー →→ 決定→ 決定■ 1 つ前の画面に戻るとき■ 1 つ前の画面に戻るとき

戻る を押す戻る を押す■ トップ画面に戻るとき■ トップ画面に戻るとき

メニュー を押す

2 「ジアイーノ設定」を選ぶ

メニュー を押す

2 「ジアイーノ設定」を選ぶ

→ 決定

→ 決定

3 「ジアイーノについて」を選ぶ

3 「ジアイーノ機器情報」を選ぶ

→ 決定

→ 決定

4

4

確認する

確認する

101

ユーザーメンテナンス

102

ユーザーメンテナンス

ジアイーノ設定5

塩水パック
ジアイーノユニットの次亜塩素酸の生成に必要な塩水の補充（塩水パックの交換）時期を表示します。

1

交換時期を確認する→ 決定● 残日数が0以外は日数を表示します（最大9999日）

トップ画面からメニュー画面を表示させ、「設定」を選ぶ
メニュー →•→ 決定

決定 を押す（サービス連絡先が表示されます）■ 1 つ前の画面に戻るとき
戻る を押す■ トップ画面に戻るとき● 交換時期になったときは「メニュー を押す

2 「ジアイーノ設定」を選ぶ」が表示されます→ 決定•

3 「ユーザーメンテナンス」を選ぶ

決定 を押す（サービス連絡先が表示されます）→ 決定● 残日数が0のときは「要交換」が表示されます

4

ジアイーノ設定「塩水パック」を選ぶ→ 決定•

決定 を押す（サービス連絡先が表示されます）

お知らせ●残日数情報取得中のときは「--」が表示されます。

（次ページへ続く）

103

104

C-68

ジアイーノ設定

7. リモコン

制御関連編

ユーザーメンテナンス

ユーザーメンテナンス

ジアイーノ設定

5電極
ジアイーノユニットの電極の交換時期を表示します。

1

交換時期を確認する→ 決定● 残日数が0以外は日数を表示します（最大9999日）

トップ画面からメニュー画面を表示させ、「設定」を選ぶ
メニュー →

ジアイーノ設定→ 決定•■ 1 つ前の画面に戻るとき

決定 を押す（サービス連絡先が表示されます）

戻る を押す■ トップ画面に戻るとき
メニュー を押す● 交換時期になったときは「2 「ジアイーノ設定」を選ぶ」が表示されます→ 決定•

3 「ユーザーメンテナンス」を選ぶ→ 決定

決定 を押す（サービス連絡先が表示されます）● 残日数が0のときは「要交換」が表示されます

4 「電極」を選ぶ→ 決定•

決定 を押す（サービス連絡先が表示されます）

お知らせ●残日数情報取得中のときは「--」が表示されます。

（次ページへ続く）

105

ユーザーメンテナンス

106

ユーザーメンテナンス

ジアイーノ設定

5

HEPA フィルター
ジアイーノユニットの HEPA フィルターの交換時期を表示します。

1

→ 決定

● 残日数が0以外は日数を表示します（最大9999日）

トップ画面からメニュー画面を表示させ、「設定」を選ぶ
メニュー →

交換時期を確認する→ 決定•■ 1 つ前の画面に戻るとき

決定 を押す（サービス連絡先が表示されます）

戻る を押す■ トップ画面に戻るとき
メニュー を押す● 交換時期になったときは「2 「ジアイーノ設定」を選ぶ」が表示されます→ 決定•

3 「ユーザーメンテナンス」を選ぶ→ 決定

決定 を押す（サービス連絡先が表示されます）● 残日数が0のときは「要交換」が表示されます

4 「HEPA フィルター」を選ぶ→ 決定•

決定 を押す（サービス連絡先が表示されます）

お知らせ●残日数情報取得中のときは「--」が表示されます。

（次ページへ続く）

107

108

C-69

ジアイーノ設定

7. リモコン

制御関連編

タイマー設定タイマー設定換気設定

6 「設定」を選ぶ

切 / 入タイマー設定■ タイマーをオフにするとき

トップ画面からメニュー画面を表示させ、「設定」を選ぶ
メニュー →（切タイマーを選んだとき）→ 決定

設定した時刻になったら、運転を切/入します。

1

換気設定

「取消」を選び、未設定にする→ 決定（入タイマーを選んだとき）■ 1 つ前の画面に戻るとき
戻る を押す■ トップ画面に戻るとき
メニュー を押す

2 「換気設定」を選ぶ

7

→ 決定

時刻を設定する（時）→→（分）→ 決定● 時（0 ∼23）
：1時間単位● 分（00 ∼ 55）：5分単位

3 「タイマー設定」を選ぶ
→ 決定

お知らせ
●換気設定は、当社製 熱交換気ユニット天井埋込形・マイコンタイプ、天吊カセ ット形・マイコンタイ
プのうち対応した機器のみ表示されます。
●切／入タイマーを同じ時間に設定すると、切タイマーが優先され、入タイマーは使用できません。
●運転中に入タイマーを設定すると、運転は停止します。

4 「切 / 入タイマー設定」を選ぶ→ 決定

5

タイマーの種類を選ぶ→ 決定● 切タイマー：設定した時刻になったら、運転を停止します。
（手順７（P.110）で時刻を設定）● 入タイマー：設定した時刻になったら、運転を開始します。
（手順７（P.110）で時刻を設定）（次ページへ続く）

109

タイマー設定110

タイマー設定換気設定

6ウィークリータイマー設定
曜日単位で運転スケジュールを設定します。

換気設定

タイマーを使う曜日を選ぶ→ 決定

新規登録する
1日4 件まで設定できます。

1

7 「新規作成 / 変更」を選ぶ

トップ画面からメニュー画面を表示させ、「設定」を選ぶ
メニュー →→ 決定→ 決定■ 1 つ前の画面に戻るとき

8戻る を押す■ トップ画面に戻るとき

新規作成する→ 決定● 新規作成の行に選択が移ります。

メニュー を押す

2 「換気設定」を選ぶ■ 変更するとき→ 決定

9

登録されているスケジュールを選び、 決定 を押す

時間を設定する
（時）→

→

（分）→

● 時（0 ∼23）
：1時間単位● 分（00 ∼ 59）：1分単位

3 「タイマー設定」を選ぶ→ 決定

10 動作を設定する→ 決定● 動作を運転/停止から選びます。

4 「ウィークリータイマー設定」を選ぶ→ 決定

11 設定内容を登録する→ 決定

5「ウィークリータイマー」を「有効」にする→●■ 続けて追加登録するとき

手順6 ∼11を繰り返し、他の曜日を設定する→ 決定で項目を選び、■ 設定内容を他の曜日にコピーするときで有効 / 無効を選ぶ（P.113）■ タイマーをオフにするとき

お知らせ「無効」を選ぶ（次ページへ続く）

111●換気設定は、当社製 熱交換気ユニット天井埋込形・マイコンタイプ、天吊カセ ット形・マイコンタイ
プのうち対応した機器のみ表示されます。

112

C-70

7. リモコン

制御関連編

タイマー設定タイマー設定換気設定

設定内容を他の曜日にコピーする

曜日全削除

登録したスケジュールを他の曜日にコピーします。
複数の曜日を同じスケジュールにするときに便利です。

1

選んだ曜日のスケジュールをすべて削除します。

1

P.111 の手順 1 ～ 5 のあと
手順 6 で設定済みのコピーしたい曜日を選び、「他の曜日にコピー」を選ぶ→ 決定

2 「はい」を選ぶ

コピー先の曜日を選ぶ→

P.111 の手順 1 ～ 6 のあと「〇曜日全削除」を選ぶ●「〇」には選んだ曜日が表示されます。

→ 決定

2

換気設定

→ 決定

→ 決定

●

でコピーしたい曜日を選び、で「ü」にする
「–」
：コピー元
「ü」
：コピー先
空白：未設定3 「はい」を選ぶ
→ 決定

113

タイマー設定114

24時間換気換気設定

24時間換気をオン/オフします。

曜日無効設定1

特定の曜日だけのスケジュールを無効にしたいときに使用します。

1

換気設定

P.111 の手順 1 ～ 4 のあと「曜日無効設定」を選ぶ

トップ画面からメニュー画面を表示させ、「設定」を選ぶ
メニュー →→ 決定→ 決定■ 1 つ前の画面に戻るとき
戻る を押す2■ トップ画面に戻るとき
メニュー を押す

無効にしたい曜日を選ぶ→●

2 「換気設定」を選ぶ

→ 決定

→ 決定

で無効にしたい曜日を選び、で「●」（有効）/「/」（無効）に切り替える• 有効：ウイークリータイマーで設定した設定内容で動作します• 無効：ウイークリータイマーで設定した設定内容で動作しません

3 「24 時間換気」を選ぶ→ 決定

4 「ON」/「OFF」を選ぶ→ 決定● ON：24時間換気します。換気が弱運転になります。

■「OFF」を選んだとき
で「はい」を選び、 決定 を押す

お知らせ●換気設定は、当社製 熱交換気ユニット天井埋込形・マイコンタイプ、天吊カセ ット形・マイコンタイ
プのうち対応した機器のみ表示されます。
●24時間換気中は、停止操作ができません。切/入タイマー設定やウィークリータイマーでタイマーが設定されても停止できません。

115

116

C-71

7. リモコン

制御関連編

ナイトパージCO2連動設定

換気設定

換気設定

ナイトパージを設定します。

換気風量設定（P.30）がCO2連動の時に、換気風量を切り替えるCO2濃度を設定します。

■ ナイトパージとは

1

夏の夜、エアコン停止後室内にこもる熱を感知して、換気します。
（翌朝の冷房開始時の負荷を低減します）

1

メニュー →→ 決定■ 1 つ前の画面に戻るとき

トップ画面からメニュー画面を表示させ、「設定」を選ぶ
メニュー →

トップ画面からメニュー画面を表示させ、「設定」を選ぶ

戻る を押す■ トップ画面に戻るとき→ 決定メニュー を押す

2 「換気設定」を選ぶ■ 1 つ前の画面に戻るとき
戻る を押す→ 決定■ トップ画面に戻るとき
メニュー を押す

2 「換気設定」を選ぶ

3 「CO2 連動設定」を選ぶ

→ 決定

→ 決定

3 「ナイトパージ」を選ぶ

4 「800ppm」/「1000ppm」を選ぶ

→ 決定

→ 決定

● 設定したppmを超えた場合は風量強に、設定したppm以下の場合は風量弱になります。

4 「ON」/「OFF」を選ぶ
→ 決定

お知らせ
●CO2連動設定の表示は、当社製 熱交換気ユニット天井埋込形・マイコンタイプ、天吊カセット形・
マイコンタイプのうち対応した機器と、IAQセンサーが接続される環境でのみ表示されます。

お知らせ●換気設定は、当社製 熱交換気ユニット天井埋込形・マイコンタイプ、天吊カセ ット形・マイコンタイ
プのうち対応した機器のみ表示されます。

117

ユーザーメンテナンス

118

取扱説明書

換気設定

取扱説明書（本書）をダウンロードするためのQRコードを表示します。

フィルターサインリセット

1

熱交換気ユニットのフィルターの掃除時期を知らせるサインをリセットします。
フィルターを掃除したあとでリセットしてください。

1

トップ画面からメニュー画面を表示させ、「設定」を選ぶ
メニュー →

トップ画面からメニュー画面を表示させ、「設定」を選ぶ
メニュー →

リモコン設定→ 決定■ 1 つ前の画面に戻るとき→ 決定

戻る を押す■ トップ画面に戻るとき■ 1 つ前の画面に戻るとき

メニュー を押す

戻る を押す■ 空調機のみが接続されているとき■ トップ画面に戻るとき

右の画面は表示されません。
「■空調機のみが接続されている
場合」（P.14）を参照し、「リモコン設定」を選んだ後、手順3に進んでください。

メニュー を押す

2 「換気設定」を選ぶ

2 「リモコン設定」を選ぶ

→ 決定

→ 決定

3 「ユーザーメンテナンス」を選ぶ

3 「取扱説明書」を選ぶ

→ 決定

→ 決定

4 「フィルターサインリセット」を選ぶ

4

→ 決定

5 「はい」を選ぶ

QR コードを読み取る● QRコードを読み取れる端末で画面に表示されているQRコー
ドを読み取ってください。取扱説明書（本書）がダウンロード
できます。

→ 決定

お知らせ
●当社製 熱交換気ユニット天井埋込形・マイコンタイプ、天吊カセ ット形・マイコンタイプのうち対応した機器のみ表示されます。

119

120

C-72

7. リモコン

制御関連編

時計設定

時刻表示設定リモコン設定現在日時を設定します。

時刻表示の種類を設定します。

1

1

トップ画面からメニュー画面を表示させ、「設定」を選ぶ
メニュー →→ 決定

トップ画面からメニュー画面を表示させ、「設定」を選ぶ
メニュー →■ 1 つ前の画面に戻るとき→ 決定■ 1 つ前の画面に戻るとき

戻る を押す戻る を押す■ トップ画面に戻るとき■ トップ画面に戻るとき

メニュー を押す

メニュー を押す■ 空調機のみが接続されているとき■ 空調機のみが接続されているとき

右の画面は表示されません。
「■空調機のみが接続されている
場合」（P.14）を参照し、「リモコン設定」を選んだ後、手順 3 に進んでください。

右の画面は表示されません。
「■空調機のみが接続されている
場合」（P.14）を参照し、「リモコン設定」を選んだ後、手順3に進んでください。

2 「リモコン設定」を選ぶ

2 「リモコン設定」を選ぶ

3 「時計設定」を選ぶ

3 「時刻表示設定」を選ぶ

4

4

→ 決定

→ 決定

→ 決定

→ 決定

日時を設定する→→ 決定

表示の種類を選ぶ→ 決定●「24H表示」または「AM・PM表示」を選びます。

（くり返す）
で数字を選び、 で次の欄に移動する●● 設定可能範囲は下記のとおりです。
• 年：2000∼ 2099
• 月：1∼ 12• 日：1 ∼31
• 時：00∼ 23• 分：00∼ 59● 時計設定が無効のときは、「--」を表示します。

お知らせ●「時刻表示設定」で「AM・PM表示」を選んでも、タイマー設定や省エネ設定などの設定時刻は、24時間表示のままです。

121

リモコン名称設定

122

リモコン名称設定

リモコン設定リモコンに名前を付けます。

1

リモコン設定■ 既定の名称から選ぶとき

トップ画面からメニュー画面を表示させ、「設定」を選ぶ
メニュー →

で「定型」を選び、 決定 を押す→ 決定■ 1 つ前の画面に戻るとき■ スペースを入力するとき戻る を押すで「スペース」を選び、 決定 を押す■ トップ画面に戻るとき
メニュー を押す■ 空調機のみが接続されているとき

右の画面は表示されません。
「■空調機のみが接続されている
場合」（P.14）を参照し、「リモコン設定」を選んだ後、手順 3 に進んでください。

■ 1 字消すときで「削除」を選び、 決定 を押す

2 「リモコン設定」を選ぶ→ 決定5
3 「リモコン名称設定」を選ぶ

入力が終わったら、「確定」を選ぶ
→ 決定

→ 決定

4

名称を入力する→ 決定（全文字分くり返す）● 全角8字/半角16 字まで（スペースも文字数に含む）■ 文字種を変更するとき
で文字種を選び、 決定 を押す（次ページへ続く）

123

124

C-73

リモコン設定7. リモコン

制御関連編

操作ロック設定

操作音設定

リモコン設定ボタン操作をロックします。

操作音量を変更します。

1

1

トップ画面からメニュー画面を表示させ、「設定」を選ぶ
メニュー →→ 決定

戻る を押す■ トップ画面に戻るとき

メニュー を押す

メニュー を押す■ 空調機のみが接続されているとき■ 空調機のみが接続されているとき

右の画面は表示されません。
「■空調機のみが接続されている
場合」（P.14）を参照し、「リモコン設定」を選んだ後、手順 3 に進んでください。

右の画面は表示されません。
「■空調機のみが接続されている
場合」（P.14）を参照し、「リモコン設定」を選んだ後、手順3に進んでください。

2 「リモコン設定」を選ぶ

2 「リモコン設定」を選ぶ

→ 決定

→ 決定

3 「操作ロック設定」を選ぶ

3 「操作音設定」を選ぶ

→ 決定

→ 決定

ロックの種類を選び、「有効」にする

4

→
●

→ 決定

■ 1 つ前の画面に戻るとき

戻る を押す■ トップ画面に戻るとき

4

トップ画面からメニュー画面を表示させ、「設定」を選ぶ
メニュー →■ 1 つ前の画面に戻るとき

リモコン設定で項目を選び、で有効 / 無効を選ぶ• 全キー操作ロック• 運転/停止操作ロック• 運転モード切替操作ロック• 設定温度変更操作ロック• 風速変更操作ロック• 風向変更操作ロック• メニュー操作ロック

設定を変える→ 決定● 切/小/中/大（出荷時設定）から選びます。
で操作音を選び、 決定 を押すと、●設定した操作音になります。

■ ロックを解除するとき「無効」を選ぶ■「全キー操作ロック」および「メニュー操作ロック」のときのみで「はい」を選び、 決定 を押す

125

コントラスト設定

126

バックライト設定

リモコン設定画面のコントラストを設定します。

画面のバックライトの明るさを設定します。

1

1

トップ画面からメニュー画面を表示させ、「設定」を選ぶ
メニュー →→ 決定

トップ画面からメニュー画面を表示させ、「設定」を選ぶ
メニュー →■ 1 つ前の画面に戻るとき→ 決定■ 1 つ前の画面に戻るとき

戻る を押す戻る を押す■ トップ画面に戻るとき■ トップ画面に戻るとき

メニュー を押す

メニュー を押す■ 空調機のみが接続されているとき■ 空調機のみが接続されているとき

右の画面は表示されません。
「■空調機のみが接続されている
場合」（P.14）を参照し、「リモコン設定」を選んだ後、手順 3 に進んでください。

右の画面は表示されません。
「■空調機のみが接続されている
場合」（P.14）を参照し、「リモコン設定」を選んだ後、手順3に進んでください。

2 「リモコン設定」を選ぶ

2 「リモコン設定」を選ぶ

3 「コントラスト設定」を選ぶ

3 「バックライト設定」を選ぶ

4

4

→ 決定

→ 決定

→ 決定

→ 決定

設定を変える→ 決定● 出荷時設定：レベル3（■■■□□）
でレベルを選び、 決定 を押すと、●設定したコントラストになります。

設定を変える→ 決定● 出荷時設定：レベル3（■■■）
でレベルを選び、 決定 を押すと、●設定したバックライトになります。

127

128

C-74

リモコン設定7. リモコン

制御関連編

表示モード

表示モード

リモコン設定■「標準」モード（出荷時設定）の画面例

トップ画面の表示モードを設定します。
簡易、標準（出荷時設定）、詳細の表示モードの中から選んでください。

1

リモコン設定画面の表示説明についてはP.11をご覧ください。

トップ画面からメニュー画面を表示させ、「設定」を選ぶ
メニュー →→ 決定■ 1 つ前の画面に戻るとき
戻る を押す■ トップ画面に戻るとき
メニュー を押す■ 空調機のみが接続されているとき

右の画面は表示されません。
「■空調機のみが接続されている
場合」（P.14）を参照し、「リモコン設定」を選んだ後、手順 3 に進んでください。

■「簡易」モードの画面例
画面の表示説明についてはP.12をご覧ください。

2 「リモコン設定」を選ぶ→ 決定

3 「表示モード」を選ぶ→ 決定4■「詳細」モードの画面例

表示モードを選ぶ

画面の表示説明についてはP.13をご覧ください。

→ 決定● 出荷時設定：標準モード（次ページへ続く）

129

トップ画面表示情報

130

トップ画面表示情報

リモコン設定トップ画面に表示する空気質情報の設定をします。
「表示モード」（P.129）で「標準」または「詳細」を選んだときに、設定した項目が表示されます。
表示できる項目は、室温 / 湿度 /CO2濃度です。
（湿度またはCO2濃度は、別売のIAQセンサー
接続時に表示できます。
）
出荷時設定では、すべて「表示なし」です。

1

トップ画面からメニュー画面を表示させ、「設定」を選ぶ
メニュー →

5

リモコン設定変更する→ 決定● 表示なし● 室温● 湿度● CO2濃度

お知らせ

→ 決定

●室温はIAQセンサーが接続されているとき、「室温*」と表示されます。
●「室温」と表示されているときは、リモコンで検知した室温をトップ画面に表示します。
●「室温*」と表示されているときは、IAQセンサーで検知した室温をトップ画面に表示します。

■ 1 つ前の画面に戻るとき
戻る を押す■ トップ画面に戻るとき
メニュー を押す■ 出荷時設定のとき■ 空調機のみが接続されているとき

右の画面は表示されません。
「■空調機のみが接続されている
場合」（P.14）を参照し、「リモコン設定」を選んだ後、手順 3 に進んでください。

手順4の画面

2 「リモコン設定」を選ぶ→ 決定■ 標準モード画面で室温を表示させたいとき

3 「トップ画面表示情報」を選ぶ

手順4の画面

→ 決定

4

トップ画面
①
②
③

トップ画面
①
②
③

表示情報を選ぶ①■ 詳細モード画面（IAQ センサー接続時）で室温、湿度、CO2 濃度を表示させたいとき→ 決定● 表示情報1（標準/詳細）：室温、湿度、CO2 濃度、表示なし（出荷時設定）● 表示情報2（詳細）：室温、湿度、CO2 濃度、表示なし（出荷時設定）● 表示情報3（詳細）：室温、湿度、CO2 濃度、表示なし（出荷時設定）

手順4の画面

トップ画面
①
②
③

①
②
③

（次ページへ続く）

131

132

C-75

7. リモコン

制御関連編

言語切替

管理者パスワード

リモコン設定トップ画面の表示言語を設定します。

1

管理者パスワードを設定します。
セキュリティー強化のため、出荷時設定のパスワード変更をお願いいたします。

トップ画面からメニュー画面を表示させ、「設定」を選ぶ
メニュー →

1→ 決定

トップ画面からメニュー画面を表示させ、「設定」を選ぶ
メニュー →■ 1 つ前の画面に戻るとき→ 決定■ 1 つ前の画面に戻るとき

戻る を押す戻る を押す■ トップ画面に戻るとき■ トップ画面に戻るとき

メニュー を押す

メニュー を押す■ 空調機のみが接続されているとき■ 空調機のみが接続されているとき

右の画面は表示されません。
「■空調機のみが接続されている
場合」（P.14）を参照し、「リモコン設定」を選んだ後、手順 3 に進んでください。

右の画面は表示されません。
「■空調機のみが接続されている
場合」（P.14）を参照し、「リモコン設定」を選んだ後、手順3に進んでください。

2 「リモコン設定」を選ぶ

2 「リモコン設定」を選ぶ

→ 決定

→ 決定

3 「言語切替」を選ぶ

3 「管理者パスワード」を選ぶ

→ 決定

4

リモコン設定

→ 決定

言語を選ぶ

4

→ 決定

●「日本語」（出荷時設定）または「English」から選びます。

パスワード（4 桁）を入力する→→ 決定（くり返す）

5

お知らせ●「言語切替」で変更できるのは、トップ画面の表示だけです。
●「English」を選んだときは、次のような表示になります。
例）

で数字を選び、●● 出荷時設定：0000

で次の欄に移動する

変更するパスワード（4 桁）を入力する→→ 決定（くり返す）●

で数字を選び、で次の欄に移動する（次ページへ続く）

133

管理者パスワード6134

確認のため、パスワード（4 桁）を再入力する→→ 決定（くり返す）●

で数字を選び、

リモコン親子設定

リモコン設定リモコン設定同じ室内ユニットにリモコンを2つ接続しているときに、一方を「親リモコン」、一方を「子リモコン」として登録します。
（親子間での機能の違いはありませんが、温度センサー設定でリモコンのセンサーを選んだと
きは、「親リモコン」のセンサーで運転を制御します）

1

で次の欄に移動する

トップ画面からメニュー画面を表示させ、「設定」を選ぶ
メニュー →

お知らせ●パスワードを忘れてしまった場合は、ご相談窓口（P.145）にご連絡ください。

→ 決定■ 1 つ前の画面に戻るとき
戻る を押す■ トップ画面に戻るとき
メニュー を押す■ 空調機のみが接続されているとき

右の画面は表示されません。
「■空調機のみが接続されている
場合」（P.14）を参照し、「リモコン設定」を選んだ後、手順3に進んでください。

2 「リモコン設定」を選ぶ→ 決定

3 「リモコン親子設定」を選ぶ→ 決定4

パスワード（4 桁）を入力する→→ 決定（くり返す）

5

135

で数字を選び、 で次の欄に移動する●● パスワードの設定のしかた（P.134）

設定する

→ 決定

136

C-76

7. リモコン

制御関連編

ワイヤレス設定

ワイヤレス設定

リモコン設定BluetoothBluetooth 初期化
ペアリング情報の初期化を行います。

Bluetooth 機能

1

Bluetoothの有効 / 無効の設定を行います。

1

トップ画面からメニュー画面を表示させ、「設定」を選ぶ
メニュー →

リモコン設定P.137 の手順 1 ～ 4 のあと「Bluetooth初期化」を選ぶ
→ 決定

→ 決定

2 「はい」を選ぶ■ 1 つ前の画面に戻るとき→ 決定

戻る を押す■ トップ画面に戻るとき
メニュー を押す■ 空調機のみが接続されているとき↓

右の画面は表示されません。
「■空調機のみが接続されている
場合」（P.14）を参照し、「リモコン設定」を選んだ後、手順 3 に進んでください。

2 「リモコン設定」を選ぶ→ 決定↓

3 「ワイヤレス設定」を選ぶ
→ 決定

お知らせ

4 「Bluetooth」を選ぶ●初期化中は、メニュー 、 などのすべてのボタン操作が無効になります。
●Bluetooth® 接続方法については「datanavi操作マニュアル」を参照してください。

→ 決定「有効」にする
5 「Bluetooth機能」を選び、→●で項目を選び、で有効 / 無効を選ぶ

137

サービス連絡先表示

138

表示アイコン一覧

リモコン設定■ 共通

サービスの連絡先を確認します。

1

トップ画面からメニュー画面を表示させ、「設定」を選ぶ
メニュー →

アイコン

ーBluetoothの無線接続済

137

時計未設定

ー

操作ロック設定中

125

集中制御機器からリモコン操作を制限中

ー

/

警報発生中

ー

/

点検情報発生中ー

戻る を押す⇔メニュー を押す■ 空調機のみが接続されているとき

右の画面は表示されません。
「■空調機のみが接続されている
場合」（P.14）を参照し、「リモコン設定」を選んだ後、手順 3 に進んでください。

2 「リモコン設定」を選ぶ→ 決定■ 空調設定3 「サービス連絡先表示」を選ぶ

アイコン

→ 決定

4

ページ
15

⇔

■ トップ画面に戻るとき

容Bluetoothモジュールとの接続異常→ 決定■ 1 つ前の画面に戻るとき

内
インフォメーションあり

確認する

お知らせ

内

容

ページ

個別風向固定設定中

51

暖房⇔冷房・ドライの切り替えを禁止中（冷暖自動への切り替えも禁止）

ーエンジンオイル交換が必要（ガスヒートポンプエアコン使用
時のみ）ー

室内ユニットのフィルター清掃が必要

89

暖房準備中

ー

運転準備中（ガスヒートポンプエアコン使用時のみ）ー

除霜中●連絡先の表示がない場合は、ご相談窓口（P.145）にご連絡ください。

139

ーナノイーＸ設定中（トップ画面には
ます）

と表示され

エコナビ動作中（トップ画面には
ます）

と表示され

140

C-77

57
67

7. リモコン

制御関連編

表示アイコン一覧
アイコン

表示アイコン一覧
内容■ ジアイーノ設定ページ

内部クリーン動作中

58

内部乾燥動作中

59

ジアイーノ運転中

23

切 / 入タイマー設定中（空調）37

塩水パックの交換が必要

103

ウィークリータイマー設定中（空調）39

電極の交換が必要

105

省エネ運転中60

HEPAフィルターの交換が必要

107

手動デマンド設定中

64

切/入タイマー設定中（ジアイーノ）

93

時間帯デマンド設定中

65

ウィークリータイマー設定中（ジアイーノ）

95

設定温度自動リターン設定中

62

集中クリーン運転中（ジアイーノ）

100

設定温度範囲制限設定中

63

消し忘れ防止設定中

45

運転自動停止タイマー設定中

47

室外静音設定中81

室温をリモコンの温度センサーで検知中

87

室温を IAQセンサーの温度センサーで検知中

87

風あて設定中53

風よけ設定中53

サーキュレート運転動作中

55

ローテーション運転設定中

77

かくはん運転中ー

銀イオンの交換が必要

92

室外ユニットの運転量を制限中

アイコン

内

アイコン

内

容

ページ

外気をそのまま取り入れ換気中（熱交換気ユニット接続時、市販の換気扇等の接続時のみ）

30

外気を室温に近づけて取り入れ換気中（熱交換気ユニット接続時のみ）

30

室温・外気温を検知し、普通換気と熱交換気を自動で切り替
え換気中（熱交換気ユニット接続時のみ）

30

24時間換気設定中

116

ナイトパージ設定中

117

熱交換気ユニットのフィルター清掃が必要（熱交換気ユニット接続時のみ）

119

切/入タイマー設定中（換気）109

ウィークリータイマー設定中（換気）111

CO2連動換気運転中

118

ー

142

故障かな？

故障かな？

修理ご依頼の前に、ご確認を！

症

状

原因と対応
●「集中管理中」のアイコン（か？
Æ 表示が消えてから、再度● 停電していませんか？
Æ 停電から復帰したら、再度運転・操作できないページ■ 換気設定

141

症

容

状

● 点検が必要なときに表示されます。
または 決定 を押して点検画面で点検情報を確認し、サービスまたはお買い上げの販売店にご連絡ください。
点検情報によっては、一部の機能が動作しない可能性があります。

時計未設定アイコンが表示
される
（ ⇔ ）

● 72時間以上、停電が継続していませんか？
72時間以内の停電の場合、内蔵のバックアップ電源の働きにより時計は動き続けます。
72時間を超える停電の場合、再設定が必要です。
Æ 時計設定（P.121）を行ってください。

）が表示されていません
を押してください。
を押してください。

● 配線用しゃ断器（ブレーカー）が切れていませんか？
Æ 管理責任者に確認後、配線用しゃ断器（ブレーカー）を入れてから、再度 を押してください。

操作をしていないのにピー
音がする
操作ボタンとは違う動作になる● 操作ボタンの表面が濡れていませんか？
表面が濡れているとセンサーが押しているというような誤検知する場合があります。
Æ 乾いた布でふきとり、再度操作してください。

「警報」が表示される● 異常が発生したときに表示されます。
または 決定 を押して警報画面で「警報コード」「品番」を確認し、サービスまたはお買い上げの販売店にご連絡ください。
（※品番が表示されない機種があります。）
警報表示が「E04」
「E06」
「P10」
「P20」
「H06」のいずれかの場合は、一度運転を停止し、約1分後に再運転してください。
Æ 警報表示が再表示されなければ、そのまま使えます。

⇔●「構成確認中」が点滅していませんか？
Æ 点滅が消えてから、再度 を押してください。
上記を行っても運転が始まらないときは、配線用しゃ断器（ブレーカー）を切り、サービスまたはお買い上げの販売店に品番と症状をご連絡ください。

原因と対応「点検」が表示される●連絡先の表示がない場合は、ご相談窓口（P.145）にご連絡ください。

上記を行っても警報表示が再表示されるときや、上記以外の警報表示（「E/H/L/P」いずれかの文字と数字の組み合わせ）が表示されたときは、運転を停止してから配線用しゃ
断器（ブレーカー）を切り、サービスまたはお買い上げの販売店にご連絡ください。

143

144

C-78

7. リモコン

制御関連編

ご相談窓口

仕様

機器に関する使い方・お手入れなどのご相談・お問い合わせは…
商品の情報はホームページでご確認ください。

www2.panasonic.biz/jp/air/

空調・換気・給湯の相談窓口

フリーダイヤルが商品に関する ※有人対応：月～土 ９：００～18:00
ご利用いただけない場合 お問い合わせ （日・祝日・年末年始は留守電受付）

商品・修理に関する フリーダイヤル
お問い合わせは
R
こちらまで
携帯OK

パ

ナ は

いい空気・給湯

0120-870-199
音声ガイダンスに従って商品を選択してください

050-3158-1222（有料）

月～金 9:00 -12:00
13:00 -18:00

ＦＡＸ

050-3606-7370

修理に関する ※有人対応：購入先にお問い合わせより営業時間が異なります。

【ご 相 談 窓 口における個 人 情 報のお 取り扱い】パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、
お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人
情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

品番

CZ-10RT5

外形寸法（高さ）120 mm×（幅）120 mm×（奥行き）19.5 mm

質量

190 g

使用温度・湿度範囲

0 ℃∼ 40 ℃・20 ％∼80 ％（屋内設置専用）

電源

DC16 V（室内ユニットより供給）

リモコン配線の接続
可能台数（室内ユニット）８台まで（グループ制御時。熱交換気ユニット、天井埋込形ジア
イーノ、天吊カセット形ジアイーノの台数を含む）
ジアイーノはリモコン配線に1台のみ接続可能

Bluetoothバージョン

4.2以降

時計

精度

±30秒/月（常温25 ℃）
定期的に合わせてください。

停電時の
動作時間

72時間（満充電時）
満充電に約24時間かかります。

お手入れ● 柔らかい布でからぶきしてください。
• 汚れがひどい場合は、布に水またはぬるま湯を含ませ、よくしぼったからふいてください。
その後、乾いた布でふいてください。
お願い●40 ℃以上のお湯を使わないでください。
（変形や変色の原因）●揮発性のものなどは使わないでください。
アルコール消毒液、ベンジンやシンナー、磨き粉などでふいたり、市販の液状殺虫剤、消毒スプレーなどをかけない（変形や変色の原因）●次のようなもので乾かさないでください。
ドライヤー、ストーブ、直射日光（変形や変色の原因）

145

146

著作権など

ソフトウェアライセンスについて● QR コードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
● Bluetooth® のワードワークおよびロゴは、登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。パナソニック株式会社は、使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。
● その他、本書に記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。なお、本文中では TM、®マークは一部記載していません。

本製品は、以下の種類のソフトウェアから構成されています。
（1）パナソニック株式会社（以下パナソニック）により、またはパナソニックのために開発されたソフトウェア
（2）第三者が保有しており、パナソニックにライセンスされたソフトウェア（3）ソースコード公開が必須とされない条件にてライセンスされたオープンソースソフトウェア
上記（3）に分類されるソフトウェアは、これら単体で有用であることを期待して頒布されますが、「商品性」または「特定の目的についての適合性」についての黙示の保証をしないことを含め、一切の保証はなされません。
mbedTLS

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditionsof this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual,worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyrightlicense to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display,
publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative
Works in Source or Object form.

Copyright (C) 2006-2015, ARM Limited, All Rights Reserved
Apache License
Version 2.0, January 2004
http://www.apache.org/licenses/
TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND
DISTRIBUTION
1. Definitions.
“License” shall mean the terms and conditions for use, reproduction, anddistribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.
“Licensor” shall mean the copyright owner or entity authorized by the
copyright owner that is granting the License.
“Legal Entity” shall mean the union of the acting entity and all otherentities that control, are controlled by, or are under common control withthat entity. For the purposes of this definition, “control” means (i) the
power, direct or indirect, to cause the direction or management of such
entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent(50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership ofsuch entity.
“You” (or “Your”) shall mean an individual or Legal Entity exercisingpermissions granted by this License.
“Source” form shall mean the preferred form for making modifications,
including but not limited to software source code, documentation source,
and configuration files.
“Object” form shall mean any form resulting from mechanicaltransformation or translation of a Source form, including but not limited
to compiled object code, generated documentation, and conversions toother media types.
“Work” shall mean the work of authorship, whether in Source or Object
form, made available under the License, as indicated by a copyrightnotice that is included in or attached to the work.
“Derivative Works” shall mean any work, whether in Source or Object
form, that is based on (or derived from) the Work and for which theeditorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications
represent, as a whole, an original work of authorship.
For the purposes of this License, Derivative Works shall not include
works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to theinterfaces of, the Work and Derivative Works thereof.
“Contribution” shall mean any work of authorship, including the original
version of the Work and any modifications or additions to that Work or
Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor forinclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal
Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner.
For the purposes of this definition, “submitted” means any form ofelectronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its
representatives, including but not limited to communication on electronic
mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems
that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of
discussing and improving the Work, but excluding communication that isconspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyrightowner as “Not a Contribution.” “Contributor” shall mean Licensor andany individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been
received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

147

3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of thisLicense, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide,
non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated inthis section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell,
import, and otherwise transfer the Work, where such license applies
only to those patent claims licensable by such Contributor that arenecessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combinationof their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was
submitted.
If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim
or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution
incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent
infringement, then any patent licenses granted to You under this License
for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Workor Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications,and in Source or Object form, provided that You meet the following
conditions:(a) You must give any other recipients of the Work or Derivative Works acopy of this License; and(b) You must cause any modified files to carry prominent notices statingthat You changed the files; and(c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You
distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices
from the Source form of the Work, excluding those notices that do not
pertain to any part of the Derivative Works; and(d) If the Work includes a “NOTICE” text file as part of its distribution,then any Derivative Works that You distribute must include a readable
copy of the attribution notices contained within such NOTICE
file, excluding those notices that do not pertain to any part of the
Derivative Works, in at least one of the following places: within a
NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the
Source form or documentation, if provided along with the Derivative
Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if andwherever such third-party notices normally appear. The contents of
the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify
the License.
You may add Your own attribution notices within Derivative Works that
You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text fromthe Work, provided that such additional attribution notices cannot be
construed as modifying the License.
You may add Your own copyright statement to Your modifications andmay provide additional or different license terms and conditions foruse, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such
Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, anddistribution of the Work otherwise complies with the conditions statedin this License.

148

C-79

7. リモコン

制御関連編

5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise,
any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You
to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License,
without any additional terms or conditions.
Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify theterms of any separate license agreement you may have executed with
Licensor regarding such Contributions.

micro-ecc

APPENDIX: How to apply the Apache License to your work.
To apply the Apache License to your work, attach the following
boilerplate notice, with the fields enclosed by brackets "[]" replacedwith your own identifying information. (Don't include the brackets!) The
text should be enclosed in the appropriate comment syntax for the fileformat. We also recommend that a file or class name and descriptionof purpose be included on the same "printed page" as the copyrightnotice for easier identification within third-party archives.

6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade
names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor,
except as required for reasonable and customary use in describing theorigin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.

Copyright (c) 2014, Kenneth MacKay
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, arepermitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials
provided with the distribution.

Copyright [yyyy] [name of copyright owner]

7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed
to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides
its Contributions) on an “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIESOR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied,
including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE,NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining theappropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks
associated with Your exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether
in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required byapplicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed
to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including
any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages ofany character arising as a result of this License or out of the use or
inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of
goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and allother commercial damages or losses), even if such Contributor has beenadvised of the possibility of such damages.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either
express or implied.
See the License for the specific language governing permissions andlimitations under the License.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS
IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORSBE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OFSUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESSINTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING
IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITYOF SUCH DAMAGE.

9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing
the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, andcharge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or otherliability obligations and or rights consistent with this License. However, in
accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and/ onYour sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if
You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless forany liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor byreason of your accepting any such warranty or additional liability.
END OF TERMS AND CONDITIONS

149

150

Free RTOS
Copyright (C) 2017 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
The FreeRTOS kernel is released under the MIT open source license, the text of which isprovided below.
This license covers the FreeRTOS kernel source files, which are located in the /FreeRTOS/
Source directory of the official FreeRTOS kernel download. It also covers most of the source
files in the demo application projects, which are located in the /FreeRTOS/Demo directoryof the official FreeRTOS download. The demo projects may also include third party softwarethat is not part of FreeRTOS and is licensed separately to FreeRTOS. Examples of third party
software includes header files provided by chip or tools vendors, linker scripts, peripheral
drivers, etc. All the software in subdirectories of the /FreeRTOS directory is either open
source or distributed with permission, and is free for use. For the avoidance of doubt, refer tothe comments at the top of each source file.

License text:------------Copyright (C) 2017 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this softwareand associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without
restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish,
distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom theSoftware is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies orsubstantial portions of the Software. If you wish to use our Amazon FreeRTOS name, please
do so in a fair use way that does not cause confusion.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
THE SOFTWARE.

F1223-0
WEB-ACXF55-35820-00

151

C-80

7. リモコン

制御関連編

据付
（電気）
工事説明書

据付工事説明書をダウンロードできます。

多機能ワイヤードリモコン
品番

QR コードから多機能ワイヤードリモコン（CZ-10RT5）のページにアクセスします。

$;35

https://www2.panasonic.biz/scvb/a2A/top.G01「品番・品名・キーワード」欄に「CZ-10RT5」と入力し、据付工事説明書をダウンロードしてください。
QR コードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

●「据付（電気）工事説明書」をよくお読みのうえ、正しく安全に施工してください。特に「安全上のご注意」は、施工前に必ずお読みください。
● 据付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認してください。
また、「据付（電気）工事説明書」は、「取扱説明書」とともにお客様で保管いただくよう依頼してください。
● 移設、修理の場合は「据付（電気）工事説明書」を工事担当の方へお渡しください。

1. 安全上のご注意●「据付（電気）工事説明書」に記載されていない方法や、指定の部品を使用しない方法で据え付けされたことにより事故や損害が生じたときには、当社では責任を負えません。また、その据え付けが原因で故障が生じた場合は、製品保証の対象外となります。
● 接続する機器に付属の「据付（電気）工事説明書」もあわせてご覧ください。

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」
です。

してはいけない内容（禁止事項）です。
実行しなければならない内容（強制事項）です。

警告

警告

据付（電気）
工事をする前に本体を据え付けるときに● 据付（電気）工事は、お買い上げの販売店や専門業者に依頼する（感電、火災の原因）● 電気工事は、電気工事士が下記に従って行う● 付属品は当社指定の部品を使用する（製品の落下、感電、火災などの原因）● 配線は、所定のケ－ブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケ－ブル の外力が伝わらないように確実に固定する（故障や発熱、火災の原因）● 配線をはさまないように、
カバーは元通り確実に取り付ける（感電、火災の原因）（ 感電、火災の原因）• 電気設備に関する技術基準• 内線規程• 据付（電気）工事説明書

注意

本体を据え付けるときに● 分解や改造は行わない（感電、火災の原因）● 水洗いしない（感電、故障の原因）● 配線は、室内ユニットのリモコン配線用端子に接続し、その他の端子に 接続しない（感電、故障の原因）● 医療機器や自動制御機器（自動ドア、火災警報器など）の近くには据え付けない● 次のような場所で使わない（感電、火災などの原因）• 結露するところ• 可燃性ガスなどの漏れるおそれのあるところ• 水や油（機械油含む）の飛沫の多いところ• 酸性やアルカリ性の溶液・特殊なスプレーなどを頻繁に使うところ• 腐食性ガスなどの漏れるおそれのあるところ• 有機溶剤の飛沫するところ• 電圧変動の多いところ• ドレン配管近くなど、水滴が落ちるようなところ● ぬれた手で操作しない（感電、故障の原因）（本機からの電波が機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因）● 据付工事は、「据付（電気）工事説明書」
に従って行う（感電、火災の原因）● 電気工事は、室内・室外ユニットなどの配線用しゃ断器（ブレーカー）を 切ってから行う（感電の原因）● 据え付けは、重量に十分耐えられる所に確実に行う● 配線引込口をパテなどで塞ぐ（露や虫が入り感電や故障の原因）（結露による基板故障の原因）（製品の落下、感電、火災などの原因）

1

C-81

Printed in China
W0124-10224
ACXF60-49921

7. リモコン

制御関連編

2. 仕様
品番

CZ-10RT5

外形寸法（高さ）120 mm ×（幅）120 mm ×（ 奥行き）19.5 mm

質量

190 g

使用温度・湿度範囲

0 °C ～ 40 °C ・ 20 % ～ 80 % ※ 屋内設置専用

電源

DC16 V（室内ユニットより供給）
精度

時計± 30 秒 / 月（常温 25 ℃） ※ 定期的に合わせてください。

停電時の動作時間 72 時間（満充電時）※満充電に約 24 時間かかります。
８台まで
リモコン配線の接続可能台数（グループ制御時。熱交換気ユニット、天井埋込形ジアイーノ、天吊カセット形ジアイーノの台数を含む）（室内ユニット）※ジアイーノはリモコン配線に 1 台のみ接続可能＜ ＞：個数小ネジ（M4 × 25）
（ JIS ボックス据え付け用）＜2＞

木ネジ（Ｍ 3.8 × 16）（壁面据え付け用）
＜2＞

結束バンド

取扱説明書
（簡易版）

据付（電気）
工事説明書

＜1＞

＜1＞

断熱シート
（ポリエチレン）（17 × 23 厚さ 2 mm）＜1＞

4. 外形寸法図
232374-4.5×7
4.5

21

83.5

＜1＞

120

3. 付属品※ リモコン配線は現地調達のため付属されていません。
4.2
19.5

120

単位 : mm

5. 据え付け時のご注意

6. リモコンセンサーを使用する場合● 次のような場所に据え付けない。
• 直射日光や直接外気が当たる、
上 :50 mm
窓際など
• 過度な衝撃や振動のあるところ
左 :5 mm ※ 1
右 :5 mm• 据付面に凹凸があるところ• 熱源の近くなど● 床面から1 ～ 1.5ｍの高さに床面にリモコンセンサー
対して垂直に据え付ける
下 :50 mm
（室内の平均温度を感じる場所）
1 ～ 1.5m● 複数並べて据え付けるときは、
左右5 ｍｍ、上下50 ｍｍ以上離す。
床面● 使用温度、湿度範囲を満たす場所に※ 1 リモコンセンサーを使用する
据え付ける。（「2.仕様」（P.2））
場合は、左を 50 mm 以上離す
● 高周波を発生する機器（インバー
ター機器、自家発電機、医療機器、無線通信機器）のあるところは避ける。（本機の誤動作や故障の原因になったり、それらの機器へ弊害を与える場合があります）● テレビ、ラジオ、パソコンなどの機器から１ｍ以上離す。
（映像の乱れ、雑音の原因）● 配線は、電源配線などとより合わせたり、同一金属管内に収納したりしない。（故障の原因）● 配線は、地中に埋設しない。
（落雷などにより、感電や火災、故障の原因）● 次のような場所に据え付けない。
（検知温度と実際の室温に差が出るおそれがあるため）• 室内の空気の流れから外れた、物かげや物の裏側• 設置壁面と室温に温度差があるところ• 室内ユニットの吹出し部からの冷風や温風が直接当たるところ● 本機から左50 ｍｍ、上下50 ｍｍ以上の空間を設ける。
● 適切な位置にリモコンを設置できない場合は、リモートセンサー
またはIAQセンサーを使用する。

お知らせ●リモコンセンサーはリモコン正面の左下にあります。
検知温度を安定させるため、上記の内容を守り据え付け場所を決めてください。
据え付け場所や使用環境により、検知温度が安定するまでに時間がかかる場合があります。

2C-82

7. リモコン

制御関連編

7. 配線のしかた
グループ制御（リモコンわたり配線）について

配線の仕様と接続可能台数■配線の種類● R32冷媒機種（オフィス・店舗用エアコン）は同一冷媒系統内のリモコンわたり配線が不要です。
● 冷媒種にかかわらず冷媒系統が異なる場合、熱交換気ユニットや天井埋込形ジアイーノと混在する場合は、すべての室内ユニットに、リモコンわたり配線が必要です。
● R410A冷媒機種（オフィス・店舗用エアコン）は同一冷媒系統内であっても、リモコンわたり配線が必要です。

■総配線長

柔軟性のある、0.5 ～ 1.25 mm² のケーブル（単線は使わない）• シース部を含む絶縁物の厚みが1 ｍｍ以上あるケーブル• 推奨品：VCTF（EM-ECTF ※ 1）/
VCT（EM-OOCT ※ 1）500m 以内• グループ内にワイヤレスリモコンがある場合は、400m 以内■室内ユニットわたり総配線長200m 以内■接続可能台数• リモコン• ユニット※ 2: 最多 2 個: 8 台まで

同一冷媒系統の室内ユニットをグループ制御する場合※ 1（ ）内はエコ電線記号。紫外線（日光・照明など）の影響を受ける場合は、遮光するか耐紫外線用を使う。
※ 2 ユニットは室内ユニットのほか、熱交換気ユニット、天井埋込形ジアイーノまたは
天吊カセット形ジアイーノを含む。
熱交換気ユニット、ジアイーノを接続する場合でも室内ユニットが 1 台以上必要。

※ R32冷媒機種（オフィス・店舗用エアコン）

室外ユニット

室内ユニット 室内ユニット 室内ユニット 室内ユニット

お願い●誤って、室内ユニットの他の端子（電源配線用端子など）に接続しないよう、注意してください。（故障の原因）●電源配線などとより合わせたり、同一金属管内に収納したりしないでください。（誤動作の原因）

リモコン配線

お知らせ

親・子リモコン制御について●制御機器を３個以上接続しても、動作します。
●どの室内ユニットに制御機器を接続しても、動作します。

1 台もしくは複数台の室内ユニットを 2 個のリモコンで操作することができます。
設置後、「9. 設定する」の「⑥ リモコン設定モード」（項目コード 01:「リモコン親子設定」）（P.6）を行い、片方を「親リモコン」、もう一方を「子リモコン」に設定してください。
CZ-10RT4C などの他リモコンと併用の場合は、本機を「親リモコン」に設定してください。
■ 室内ユニットが 1 台のとき

リモコン IAQセンサー（子）

WLAN リモコンアダプター （親）複数冷媒系統の室内ユニットをグループ制御する場合
冷媒系統1

冷媒系統2

冷媒系統3

室外ユニット

室外ユニット

室外ユニット

室内ユニット 室内ユニット

室内ユニット 室内ユニット

室内ユニット 室内ユニット■ 室内ユニットが複数台のときリモコン配線用

室内ユニット 端子

リモコン配線

室内ユニット

室内ユニット 室内ユニット

リモコン配線

お知らせ

リモコン配線
リモコン（親） リモコン
（子）

リモコン
（親）

●どの室内ユニットに制御機器を接続しても、動作します。
●エコナビ対応と非対応の室内ユニットが混在する場合は、エコナビ対応の室内ユニットを、グループ制御の室内ユニット親機に設定する必要が
あります。

リモコン
（子）

制御機器を 3 個以上接続する場合■ オフィス・店舗用エアコン 7B シリーズの配線例

リモコン IAQセンサー（子）

WLAN リモコンアダプター （親）お願い

■ ビル用マルチ、ガスヒートポンプの配線例

室外ユニット

リモコン配線用端子

室外ユニット リモコン配線用端子

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット●手動で室内ユニットの親子設定を変更する場合、設置後、「9. 設定する」の「⑦ 詳細設定」（項目コード 14：「室内ユニットの親子設定」）（P.7）を行ってください。

室内ユニットお願い●以下のようなリモコンで渡る配線は禁止です。

リモコン WLAN リモコン IAQセンサー（親） アダプター （子）■対象の室内ユニット• オフィス・店舗用 :7 シリーズ以降の室内ユニット• ビル用マルチ :5 シリーズ以降の室外ユニットに接続できる室内ユニット• ガスヒートポンプ :U 形以降の室外ユニットに接続できる室内ユニット■配線の種類

柔軟性のある、0.5 ～ 1.25 mm² のケーブル（単線は使わない）• シース部を含む絶縁物の厚みが1 ｍｍ以上あるケーブル• 推奨品：VCTF（EM-ECTF ）/VCT（EM-OOCT ）WLAN リモコンアダプター （親）

リモコン
（子）

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット
リモコン配線■総配線長• 制御機器の接続台数
3 個の場合: 300 m 以内
4 個の場合: 200 m 以内

リモコン配線■室内ユニットわたり総配線長• 制御機器: 最多 4 個
WLAN アダプター : 1 個まで
IAQ センサー: 1 個まで
リモコン: 最多 2 個• ユニット: 8 台まで

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

リモコン配線
リモコン配線

リモコン配線用端子への配線方法

てください

リモコン
（子）

●室内ユニットのリモコン配線用端子に、４本以上接続する配線方法は禁止です。

200m 以内■接続可能台数• リモコン配線用端子板に配線を３本接続する場合は、丸形圧着端子（現地調達）を丸形圧着端子使用し、１つの丸形圧着端子に配線を２本（現地調達）
共締めしてください。
• 共締めする配線は、同じ種類の配線を使用してください。
• リモコン配線用端子板のネジ径は室内ユ
丸形圧着端子に絶縁
ニットによって異なるため、室内ユニッ
被覆がない場合は、
トの工事説明書もあわせてご覧ください。 必ず絶縁処理を行っ

リモコン
（親）

リモコン

リモコン（親）

リモコン（子）WLANアダプター

背面を合わせる

共締めする

3

C-83

IAQセンサーリモコン リモコン（親）（子）

WLANアダプター7. リモコン

制御関連編

8. 据え付ける

1 下ケースをはずす

お願い

下ケース

下ケース

●下ケースは、UP マークが見えるように JIS ボックス、または壁に取り付けてください。

上ケース

UPマーク

2 壁に取り付ける
配線埋め込み据え付けの場合
4 上ケースを取り付ける

1 下ケースを JIS ボックスに取り付ける● 上ケースのツメ（上部）を合わせてから、ツメ（下部）を合わせる。
● シースをリモコン内部に引き込んだまま、取り付けないでください。
（上ケースが取り付けられない原因）● 余分な配線をリモコンケースに収納したり、基板上の部品に配線が触れないよ
うにしてください。
（配線はさみ込みによる基板破壊の原因）● 配線は、下ケース中央の穴に通しておく。
● ネジは、下ケースにあたるまでしっかり締める。
（上ケース取り付け時に、ネジ頭が基板にあたり、故障の原因）● ネジは、締めすぎない。
（下ケースの変形による、落下の原因）

5 配線引込口の根本部分をパテなど（現地調達）で塞ぐ

2 リモコン配線を接続する● 上ケースの溝に配線を通し、配線をツメにはめ込む。
上ケース
（裏）

■据え付け図

被覆を剥ぐ 約 6 mm

下ケース
（裏）
リモコン端子台●

4

シースを剥ぐ 約 140 mm以上配線を接続する向きに注意してください
結束バンド
（付属）
を穴に通し、配線を固定する。
バンドの余り部分は切り取る。

5

1

JISボックス（現地調達）JIS C8340
1 個用 / 2 個用
スイッチボックス（ カバーなし）ツメ（上部 2か所）
小ネジ（付属）2ツメで配線を固定する

3

貼りつける

断熱シート

■ JIS ボックスが2 個用の場合ツメ（下部 2か所）

断熱シート（付属）基準線● 断熱シート（付属）の切り込
みに配線をはさむ。
● 下ケース（表）の基準線に合わせて断熱シートを貼り付け、下ケース中央の穴を塞ぐ。

下ケース（側面）

ネジ穴● 端子台のネジを強く締めすぎると基板が割れることがあります。
・締め付トルク : 0.23 ～ 0.33 Nm

3 断熱シートを下ケースにリモコンを固定できる壁面

ネジ穴

下ケース(表)配線露出据え付けの場合
準備：上ケースの上部を切り取り、配線引き出し口を用意しておく（「据え付け図」参照）

3 上ケースを取り付ける

1 下ケースを壁に取り付ける● 上ケースのツメ（上部）を合わせてから、ツメ（下部）を合わせる。
● 余分な配線をリモコンケースに収納したり、基板上の部品に配線が触れないよ
うにしてください。
（配線はさみ込みによる基板破壊の原因）● ネジは、下ケースにあたるまでしっかり締める。
（上ケース取り付け時に、ネジ頭が基板にあたり、故障の原因）● ネジは、締めすぎない。
（下ケースの変形による、落下の原因）

4 配線引き出し口の根本部分をパテなど（現地調達）で塞ぐ

2 リモコン配線を接続する■据え付け図● 上ケースの溝に配線を通し、配線をツメにはめ込む。

配線引き出し口ニッパー等の工具で切り取り、やすり等でバリを取る

被覆を剥ぐ 約 6 mm

上ケース
（裏）
下ケース
（裏）

1

4

シースを剥ぐ 約 205 mm
配線を接続する向きに注意してください
結束バンド
（付属）
を穴に通し、配線を固定する。
バンドの余り部分は切り取る。

2

ツメ（上部 2か所）

リモコン端子台

ネジ穴
木ネジ
（付属）

● 端子台のネジを強く締めすぎると基板が割れることがあります。
・締め付トルク : 0.23 ～ 0.33 Nm
ツメ（下部 2か所）

据え付け後に下ケースを取りはずす場合● マイナスドライバーを下ケースのツメの傾斜に沿って軽く押してください。
上ケース側面マイナスドライバー

下ケース側面

4

C-84

3

リモコンを固定できる壁面

7. リモコン

制御関連編

9. 設定する
準備：室内ユニットの説明書を参照し、事前に配線用しゃ断器（ブレーカー）を入れてください。リモコンが起動し、「構成確認中｣の表示が消えるまでお待ちください。
※ 10 分以上「構成確認中」が点滅表示する場合は、室内ユニットのアドレス設定を見直してください。

目的に応じて「リモコン設定」（P.5）、「リモコンメンテナンス設定」（P.6 ～ 7）の項目①～⑨を参照してください。
「リモコン設定」（P.5）

「リモコンメンテナンス設定」（P.6 ～ 7）

現在日時を設定するとき① 時計設定サービスの連絡先を登録/変更するとき⑤ サービス連絡先登録

リモコンの名称を設定するとき② リモコン名称設定

リモコンの設定をするとき⑥ リモコン設定モード

トップ画面の表示モードを切り替えるとき③ 表示モード

室内ユニットと熱交換気ユニットの設定をするとき⑦ 詳細設定トップ画面に表示する空気質情報の設定をするとき④ 待機画面表示情報

リモコンから室内ユニット/室外ユ
ニットのアドレスを設定するとき⑧ 自動アドレス設定

集中制御アドレスの設定をするとき（集中制御機器を接続をする場合）⑨ 簡単設定

P.5

（下記）

P.6

P.7

リモコン設定1 「メニュー」を押す② リモコン名称設定

お知らせ

で選び、

●手袋を着けた状態では、操作できません。
●スタイラスペン、タッチペン等では、操作できません。
●接続する室内ユニットによっては、液晶画面の表示が異なる場合があります。

2「リモコン設定」を選ぶ

選択している項目番号

を押す

項目総数

→
※ 空調機のみ接続の場合、
メニュー（操作・設定）画面が表示されません。

カーソル

2-1

③ 表示モード• 3 つのモード（簡易、標準、詳細）の中から選んでください

ジアイーノまたは換気、もしくは両方接続されている場合

メニュー画面から設定画面に切り替える• トップ画面からメニューを押す•

で「設定」選び、

→

を押す

カーソル

2-2リモコン設定画面に
切り替える
•

簡易

標準

詳細

で「リモコン設定」
を選び、

3

で
「確定」を選び、

で入力する

を押す
（出荷時設定）設定する項目を選ぶ④ トップ画面表示情報→• トップ画面に表示する空気質情報の設定をします。
•「③表示モード」で「標準」または「詳細」を選んだときに、設定した項目が表示されます。
• 表示できる項目は、室温 / 湿度 /CO2 濃度です。
• 出荷時設定は、すべて「表示なし」です。

4 設定を変更する→① 時計設定• 表示情報 1（標準 / 詳細）：室温 / 湿度 /CO2 濃度 / 表示なし
• 表示情報 2（詳細）：室温 / 湿度 /CO2 濃度 / 表示なし
• 表示情報 3（詳細）：室温 / 湿度 /CO2 濃度 / 表示なし

→

→

表示なし
室温
湿度 ※
CO2濃度 ※

※湿度と CO2 濃度の数値は、IAQ センサーと接続されている場合に表示されます。

5

C-85

7. リモコン

制御関連編

リモコンメンテナンス設定

1 34 つのボタンを同時に2 選択する項目を選ぶ
秒以上を押す→「メンテナンス機能」
モードに移行

3 設定を変更する⑤ サービス連絡先登録■連絡先名称入力

→

で
選び、

で

で入力する

「確定」を選び、※ 文字入力のしかた■ 文字種を変更するとき
で文字種を選び、を押す■ 定型の名称から選ぶとき
で「定型」を選び、■ スペースを入力するとき
で「スペース」を選び、■ 1 字消すときで「削除」を選び、■連絡先電話番号入力

で
選び、

で

で入力する

「確定」を選び、を押す※ 全角 8 文字 / 半角 16 文字まで入力可能。（スペースも文字数に含む）⑥ リモコン設定モード
お知らせ

項目コード / 設定データを選択する●リモコン設定は、設定終了後に再起動を行います。

→

項目コード（リモコン設定モード）

設定データ

01

リモコン親子設定

リモコンを ２ 個設置するとき

・0000：子・0001：親（出荷時設定）

2F

パスワード設定

管理者パスワードを設定するとき※管理者パスワードを変更した場合は、管理者にご連絡ください。

・0000 ～ 9999
・0000（出荷時設定）

2B

ジアイーノ・熱交換気連動設定

・0000 : 連動なし（出荷時設定）
空調機の運転 / 停止によって、接続しているジアイーノまたは熱交換気 ・0001：熱交換気ユニット連動あり
ユニットの運転 / 停止を連動させるとき・0003：ジアイーノ連動あり
・0004：熱交換気ユニット・ジアイーノ連動あり

21

発電表示切替発電機能付きのガスヒートポンプエアコン（ＧＨＰ）と接続するとき・0000：表示機能無効（出荷時設定）
・0001：表示機能有効

次ページに続く

6

C-86

7. リモコン

制御関連編

9. 設定する （つづき）
リモコンメンテナンス設定⑦ 詳細設定ユニット No.・項目コード・設定データを選択する→■項目コードが 6 桁表示の場合
桁ごとにコード選択が行える画面に切り替えることができます。

で切り替え

お知らせ

●熱交換気ユニットのユニット No. は「31ー XX」になります。
●詳細設定は、設定終了後に再起動を行います。
●室内ユニットの機種によっては、項目コードが 6 桁で表示される場合があります。（右記参照）• リモコン画面に「[ メニュー ]切替」が表示されている状態
で、
を押す

• 桁移動
• コード選択を押すと詳細設定画面に戻る

項目コード（詳細設定）

設定データ

14

室内ユニットの親子設定

・0001：親機・0002：子機

31

換気扇との接続

グループ制御時に室内ユニットの親子設定をするとき

D7

室内コントロール基板上の換気扇出力『FAN DRIVE：2P（白）』に市販の・0000：接続なし
換気扇等を接続するとき・0001：接続あり※ 専用配線（別売品）が必要
室内温度を検知する温度センサーを設定するとき・0000：室内ユニット側※ 親・子リモコン制御時に、「リモコン側」に設定している場合は、親リモコンのセンサー ・0001：リモコン側
室温センサー設定が有効になります。
・0002：IAQ センサー
※ リモートセンサー併用時は、設定データにかかわらず、リモートセンサーが有効になります（IAQ センサー対応機種のみ設定可）※ ビル用マルチのグループ制御時は、「室内ユニット側」で使用することを推奨します。
熱交換気連動設定
室温・外気温を検知し、普通換気と熱交換気を自動で切り換えるとき
・0000：オフ※ 熱交換気ユニットの設定項目になります。
（「換気モード」が「自動換気」のときのみ）
・0001：オン

2E5

銀イオン交換サイン表示設定※対応可能機種のみ

32

銀イオン抗菌剤の交換サインを表示するとき
・0000：非表示（表示にすると、「ユーザーメンテナンス」画面に「銀イオン抗菌剤」の項目が表示されます。
・0001：表示
また、銀イオン抗菌剤の交換時期になると、トップ画面にアイコンが表示されます）

お願い● 銀イオン交換作業はサービス専門業者様への依頼となり、有料となる旨説明を行ってください。

⑧ 自動アドレス設定
お願い

お知らせ

●室外ユニットの 電源を入れ、90 秒以上たってから行ってください。
●自動アドレス設定を行ったあとは、90 秒以上 たってから運転してください。

●自動アドレス設定は、設定終了後に再起動を行います。

項目コード「A1」/ 系統 No. を選択する→•

項目コード（自動アドレス設定）

A1

自動アドレス設定

系統 No.
自動アドレス設定とは、室内ユニットと室外ユニットの間を系統アドレス毎に自動で関連付けする操作です。
自動アドレスをする系統（室外ユニット）の系統番号を選んでください。

・室外ユニットの系統番号⑨ 簡単設定お願いお知らせ●集中制御アドレス設定は自動アドレス設定終了後に行ってください。
●接続する集中制御機器に付属の説明書もあわせてご覧ください。

●簡単設定は、設定終了後に再起動を行います。

ユニット No.「ALL」/ 項目コード「03」/設定データを選択する→

項目コード（簡単設定）

03

集中制御アドレス設定

設定データ
集中制御機器を使用するとき

7

C-87

・0001 ～ 0064

7. リモコン

制御関連編

10. 試運転を開始する

1 34 つのボタンを同時に
2 「試運転設定」を
秒以上押す
選ぶ

3 「ON」を選ぶ（試運転モードになる）
で「ON」を選び、→を押した後、

4 試運転するを押す

5 試運転を終了する
1 2
3
手順

を押す

・

を行い、手順（「試運転」表示消灯）（画面に「試運転」が表示されます）お願い●試運転以外の目的には使わないでください。
（室内・室外ユニットに無理がかかるため）お知らせ●暖房および冷房で試運転できます。温度変更はできません。
●連続試運転を防止するため 60 分後自動で「オフ」になります。
●電源投入後および運転停止後、約 3 分間は室外ユニットの運転はしません。

8

C-88

で「OFF」を選ぶ。

7. リモコン

制御関連編

ワイヤードリモコン / CZ-10RT3
項
目
（停
止）
運転 / 停止
運転切換
温度設定
風速切換
オートフラップ
タイマー設定フィルターリセット
点検
省エネ
（表
示）
運転

別売品（標準）CZ-10RT3
押しボタン
押しボタン
押しボタン
押しボタン
押しボタン
押しボタン
押しボタン
押しボタン
押しボタン
CZ-10RT3
ランプ・文字
運転ランプ「試運転」「暖房準備」「運転準備」「集中管理中」「運転切換管理中」
文字「冷暖自動」
「暖房」
「冷房」
「ドライ」
「送風」
「省エネ」
数字
文字
「風速 自動」「風速 急 」
「風速 強 」
「風速 弱 」
マーク
文字・マーク・数字
フィルター昇降換気
CZ-10RT3「E01 ～ E31」
「L01 ～ L31」
「P01」
「P09」
「P10」
「P01 ～ P31」
「A01 ～ A31」
「F01 ～ F31」

運転ランプ

運転モード

省エネ
設定温度

風速

オートフラップ
タイマー
フィルター昇降換気（警報）
通信・各種設定
未設定・各種設定
室内送風機
天井パネル未接続
室内フロートスイッチ
保護装置
エンジン保護センサー
注）一部の機種は生産終了になっております。

C-89

C-90

120

120

4.7x10.7 長穴

または、２個用スイッチボックス（カバーなし）を現地手配し、埋込んでください。

お願い） 配線を埋込まれる場合は、ＪＩＳ－Ｃ８３４０ １個用スイッチボックス（カバーなし）

20

18.25
83.5

120

37

24

15

R4

120
46

12
8

＜リモコン取付け寸法＞

167

１２５ｍｍ以上（連続設置時）

１２５ｍｍ以上（連続設置時）品番

CZ-10RT3
CZ-10RT3A（標準ワイヤードリモコン）

外形寸法図＊リモコンスイッチを上下に連続設置する場合、隙間は５０ｍｍ以上としてください。
＊リモコン上部の隙間は１０ｍｍ以上確保してください。

リモコン線引出し口

ＪＩＳ Ｃ８３４０
２個用スイッチボックス（カバーなし）（図２）９５ｍｍ以上（壁から）リモコン線引出し口

ＪＩＳ Ｃ８３４０
１個用スイッチボックス（カバーなし）（図１）９５ｍｍ以上（壁から）＊リモコンスイッチを壁面に連続して取り付ける場合、
図１・図２の取付寸法を守ってください。

連続設置の場合の取付寸法

7. リモコン制御関連編

7. リモコン

制御関連編（別売品：CZ-10RT3）（別売品：CZ-10RT3/10RT3A）
ワイヤードリモコンワイヤードリモコン表示部
フラップを個別設定している場合に表示
フラップの動作・位置

運転モード
省エネ運転中
換気運転中（市販の換気扇などを接続時）

設定温度

暖房、冷房の切り換え禁止中に点灯

設定温度自動リターン機能設定中

温度センサーをリモコン側に設定しているときに表示
リモコン操作を禁止している場合に点滅

タイマー設定時昇降グリル（別売品）接続時
異常時または保護動作時
エンジンオイル交換時

ユニットNoを表示

操作部
タイマー設定ボタン

温度設定ボタン

運転表示ランプ

運転/停止ボタン

リモコンセンサー・ グループ制御時は、設定しないでください。
(通常は室内ユニッ
トの温度センサーが温度を感知していま
すが、本センサーでもリモコン周辺の温度を感知することもできます。)→お買い上げの販
売店にご相談く
ださい。

風速切換ボタン
運転切換ボタン
省エネ設定ボタン(CZ-10RT3のみ)

換気ボタン
扉

フィルターリセットボタン
点検ボタン 風向調節ボタン

お知らせ(市販の換気扇などに接続した場合にのみ使用し、換気扇の運転・停止をします。
エアコンと連動しているため、エアコ
ンの運転時には、リモコン表示部にが表示されます。)• 漏電しゃ断器を入れると、自動で機種確認を行っている間、リモコン表示部にが点滅します。
が消えたあとに、リモコン操作をしてください。
• このリモコンは 1 台で、室内ユニットを最多 8 台まで運転することができます。
• 一度運転内容を設定すると、その後は運転／停止ボタンを押すだけでご使用になれます。
• 次の室内ユニットは表示部にフラップ位置が表示されません。( 天井ビルトインカセット形、ビルトインオールダ
クト形、天井埋込形、天吊形厨房用エアコン、ペリメーター用床置形、ペリメーター用床置埋込形 )

C-91

は
じ
め
に

7. リモコン

制御関連編

運転のしかた

冷暖自動・暖房・ドライ・冷房・送風（本書ではワイヤードリモコンでの操作を中心に説明しています。
）

運転開始の 5 時間以上前に漏電しゃ断器（電源）を入れる。（本体保護のため）

1

運転表示ランプ

2を押す（運転表示ランプ点灯）

を押し、お好みの運転を選ぶ
冷暖自動
暖房
ドライ

…設定温度と室温の差を感知し、暖房または冷房を自動で選びます。（室内ユニットがグルー
プ制御されている場合のみ）

冷房
送風

3

■ 止めるとき

自動

急

強

弱

● 送風時は「自動」を選べません。

4を押し、お好みの風向を選ぶ

5を押し、お好みの温度にするを押す（運転表示ランプ消灯））

冷暖自動：17 ℃～ 27 ℃
暖房
：16 ℃～ 30 ℃
冷房・ドライ ：18 ℃～ 30 ℃

■ 省エネ運転をしたいとき

お知らせ• 機種によって、運転開始から設定した風速になるまでに時間がかかることがあります。
• ドライ時は、設定温度に近づくと弱風になります。
• 設定温度は室内ユニットの吸込口付近の温度（目安）です。据付状態によって、室温とは多少異なります。
• リモコンに「暖房準備」を表示中は、風向は上向きになり、消灯後は、設定した風向きになります。
• 湿度の高い梅雨などに長期間運転をすると、露の滴下や、霧が吹き出すことがあります。
• 停電したときは、すべての運転が停止しますが、
通電後
開します。

を押し、お好みの風速を選ぶ

を押すと、停電前の内容で運転を再C-92（ワイヤードリモコン CZ-10RT3・コントロール
スイッチのみ）運転中にを押す• エンジン回転数を制限した運転になるため、冷房や暖房などの能力は低下します。

7. リモコン

制御関連編

風向を調節する
リモコンで調節する● 1 方向天井カセット形 ● 2 方向天井カセット形 ● 4 方向天井カセット形● 高天井用 1 方向カセット形 ●天井吊形 ●壁掛形

1

運転中にを押し、お好みの風向を選ぶ

スイング中にお好みの位置
でボタンを押すと、その位置でフラップが止まります。
• 冷房とドライの調節範囲は、3 段階です。
• 冷房とドライのスイング中は 5 段
階表示されますが、下向きの位置でボタンを押しても、露付き防止のため、3 段階の一番下で止まります。
• 天井ビルトインカセット形、ビルトインオー
ルダクト形、天井埋込形、天吊形厨房用エ
アコン、ペリメーター用床置形、ペリメー
ター用床置埋込形は、リモコンでの操作はできません。

お知らせ• リモコンのスイング・風向の表示は、フラップの動きと同調していません。

■ 1 台のリモコンで、複数台の室内ユニットを運転しているとき（グループ制御）

グループ制御されているエアコンは、ユニットごとに風向きが設定できます。
（風向以外の運転はすべて同じになります。）

1-1

1-2

1-3

1-8

● 室内ユニットを個別に風向設定するとき
リモコン表示例
運転中に

1

ユニット No

2

を押し、
設定したい
ユニット No を
選ぶ
を押し、
お好みの
風向を選ぶ

表示なし
1-1
1-2
1-3
1-8

● すべての室内ユニットを同時に風向設定するとき
運転中に

1
2

C-93

を押し、 表示なし

を選ぶ

を押し、お好みの風向を選ぶ

使
い
か
た

7. リモコン

制御関連編

風向を調節する （つづき）
手で調節する● 天吊形厨房用エアコン● 壁掛形■左右風向調節板は手で調節してください。
吹出口にある左右風向調節板を動かして調節してください。

手で調節する

イラストは、28～45形
上下風向調節板

左右風向調節板

お知らせ• 天井埋込形、ペリメーター用床置埋込形は、風向調節はできません。

■ 別売品の吹出口グリルを設置しているとき
風向調節板を直接手で調節してください。
●天井ビルトインカセット形●ビルトインオールダクト形●高天井用 1 方向カセット形
吹出口グリル

手で調節する

上下風向
調節板※左右風向は調節できません

上下風向調節板

左右風向調節板

手で
調節する

お願い
• 暖気は上に、冷気は下にたまります。風向は、暖房時は下向きに、冷房やドライ時は上向きにしてください。
特に壁掛形の冷房やドライ時は、フラップを水平に、左右風向調節板は垂直（中央）でご使用ください。
( 湿度が高い環境（湿度 80 ％以上）で長時間運転すると、フラップや吹出口周辺に露が付き、滴下・露飛びの原因 )C-94

7. リモコン

制御関連編

お買い上げの販売店にご依頼ください● ペリメーター用床置形• 固定の吹出しグリルの向きを販売店で変更することができます。
• 工具が必要となりますので、必ずお買い上げの販売店にご依頼ください。
②カバーをはずす①ふたをはずし④好みの方向に入れ直す

ネジ（3本）

吹出グリル

③ずらして
みぞから引き抜き
みぞ

使
い
か
た

配管側

お知らせ
• 風が壁側に当たるように吹出グリルを向けると、冷房運転時に露が付着することがあります。
• 吹出グリルは配管側から１個はずすと逆方向からでも取りはずせます。

お願い• 暖気は上に、冷気は下にたまります。風向は、暖房時は下向きに、冷房やドライ時は上向きにしてください。
（冷房やドライ時は下向きにすると、吹出口に露が付き、滴下の原因）

C-95

7. リモコン

制御関連編

便利な機能
タイマー運転タイマー切換について

表示なし

を押すごとに切り換わる

切タイマー 切設定した時間後にエアコンを停止するとき
例：30 分後に運転を停止したいとき

切

1

切
入

2
3

運転中に

を 1 回押す（リモコン表示部に 切 が表示され、とタイマー時間が点滅）

を押し

を表示する

を押す

（

が消え、タイマー時間が表示される）

くり返し切タイマー

切

毎回、設定した時間後にエアコンを停止するとき（消し忘れ防止のため）
例：毎回 2.5 時間後に運転を停止したいとき

1（図は切タイマー設定中の表示例）

タイマー設定時間について

2

0.5 時間（30 分）単位（上限 72 時間）
0.5 時間（30 分）単位（下限 0.5 時間）■ タイマー運転を中止するとき→を押す。

（タイマーの時間と表示が消える）

切 の動作について
例：毎回 2.5 時間後に運転停止の設定をしたとき

エアコンの運転
入

切

2.5

（

時間
設定
時間

切

毎回
くり返し
ます。

2.5

）

（

時間
設定
時間

切 が表示され、（リモコン表示部にとタイマー時間が点滅）

を押し

を表示する

を押す

（

が消え、タイマー 時間が表示される）

入タイマー

1

エアコンの運転入を 2 回押す

入

設定した時間後にエアコンを運転するとき
例：8 時間後に運転を始めたいとき

くり返し切タイマー
設定した
時間後に
自動で切!

3

運転中に

）
C-96

2
3

運転中に

を 3 回押す（リモコン表示部に 入 が表示され、とタイマー時間が点滅）

を押し

を押す

を表示する

（
が消え、タイマー時間が表示される）※設定直後、運転は停止します。

7. リモコン

制御関連編

設定温度自動リターン機能
来客時など、温度を下げても（または上げても）設定
した時間が過ぎると、登録した設定温度に自動で戻る
便利な機能です。

■ 設定したい運転モード・設定温度・時間を登録する
例：30 分後に設定温度を自動で 28 ℃に戻したいとき

1

３０分（0.5 時間）

冷房（設定時間）

来客時だけ涼しくしたい！

（設定温度）（リモコン表示部の運転モードが点滅）

28 ℃● 22 ℃に下げても、30 分を過ぎると
28 ℃に戻ります。

22 ℃

と
を
同時に 4 秒以上、長押しする

2
3を押し、運転モードを選ぶ（初期設定は「冷房」と「ドライ」が表示される）を押す（運転モードが点灯し、設定温度とタイマー時間が点滅）

4
5
6

を押し
を押し

運転モード

設定温度範囲冷房 ・ドライ 18 ℃～ 30 ℃
暖房

16 ℃～ 30 ℃

冷暖自動

17 ℃～ 27 ℃

設定時間範囲0.5 時間（30 分）～
2.0 時間（120 分）• 冷房とドライは同じ設定になります。
• 設定時間は、0.5 時間（30 分）単位、設定温度は、1 ℃単位。
• 設定できる内容は、リモコン及び室内ユニットの種類によって異なります。

■ 途中で操作を中止するとき→

、

を表示する
を表示する

を押す
表示例

7

と

• 続けて他の運転モードの設定をする
ときは手順 2 からくり返す。

を押す（登録完了）（元の表示に戻り、とが点灯）• 以上の登録により、温度を下げても（または上げても）30 分後には自動で 28 ℃（設定温度）に戻ります。
一度登録すると、解除するまで温度変更するたびに戻ります。

■ 設定温度自動リターン機能を解除するとき
上記手順 3 のあと

4

を押す。

お知らせ

5
6

● 他の制御機器から設定温度を変更された場合設定した時間を経過しても、設定した温度には戻りません。
● 停電が発生した場合を押すと、設定した時間経過後に、通電後設定した温度に戻ります。

C-97

を押し

を押す（

を表示する

が点灯に変わる）を押す（解除完了）とタイマー時間が消え、（元の表示に戻る）

使
いかた7. リモコン

制御関連編■リモコンセンサー
室温センサーは、室内ユニット側（ボディーセンサー）とリモコン側（リモコンセンサー）どちらにも、リモコンからの設定で切り換えが可能です。
設定の方法は「設定」の項目を参照してください。
■グループ制御
この制御を行う時は、次の手順にて設置をしてください。
①複数個設置した中の 1 個は親リモコンとしてください。
（工場出荷状態）②その他のリモコンは、リモコン設定モードで子リモコンにしてください。
< 基本配線図 >注 : 配線は誤配線のないように接続してください。
（誤配線するとこわれます。）
1）室内ユニット 1 台を、リモコン 2 ヶ所設置にて操作する場合。

2）複数台グループ制御を、リモコン 2 ヶ所にて操作する場合。
※親、子リモコンはいずれの室内ユニットに取り付けても動作します。

※以下のようなリモコンでわたる配線は禁止です。

C-98

7. リモコン

制御関連編

■据付
①リモコンスイッチ付属品
番号

付属部品

個数

番号

付属部品

個数

①

リモコン

１

③

木ネジ

２

②

小ねじ
M4 × 25２④据付工事説明書１②リモコンスイッチの設置方法のお願い

：

C-99

7. リモコン

制御関連編③室温センサーの切り換え方法④換気扇との接続について

C-100

7. リモコン

制御関連編⑤リモコンスイッチの取付方法

ねじが下ケースにあたるまで、
しっかりと固定してください。
上ケース取付け時にねじ頭が基板にあたり故障の原因になります。
ねじを締めすぎると下ケースが変形し、落下の原因になります。

ねじが下ケースにあたるまで、
しっかりと固定してください。
上ケース取付け時にねじ頭が基板にあたり故障の原因になります。
ねじを締めすぎると下ケースが変形し、落下の原因になります。

C-101

7. リモコン

制御関連編⑥リモコンを複数個設置される場合のお願い

C-102

7. リモコン

制御関連編⑦リモコン試運転設定
1）リモコンのボタンを 4 秒以上押して液晶表示部に“試運転”と表示されてから、ください。
・ 試運転中は液晶表示部に“試運転”と表示されます。
・ ｢試運転｣ の位置では温度調節はできません。
機械に無理がかかりますので試運転時以外は使用しないでください。
2）｢試運転｣ は暖房、冷房、送風のいずれかの運転モードでご使用ください。
（注）電源投入後、および運転停止後約 3 分間は、室外ユニットは運転しません。

ボタンを押して

3）試運転終了後は再度ボタンを押して液晶表示部の“試運転”消灯を確認してください。
（このリモコンは連続試運転を防止するために、60 分タイマー解除機能付となっています。）⑧サービス機能の一覧
モード

機能概略

1 試運転

強制サーモ ON で運転

2 サービスモニター

各種センサーなどの値を表示

操作ボタン

復帰ボタン

ユニットの状態
運転状態を維持

4 秒以上押します+
2 つ同時に 4 秒以上押します

運転状態を維持

+
3 サービスチェック

警報の履歴を表示

2 つ同時に 4 秒以上押します（履歴の削除は4

積算運転時間
モニター（リンクされた）室外ユニットの積算運転時間の表示

5 簡単設定フィルター寿命、運転モード優先、
集中制御アドレスなどの設定

6 詳細設定系統（室外ユニット）アドレ
ス、室内ユニットアドレス、
グループなどの設定

7 アドレス変更

室内ユニットアドレス
の変更

8 省エネ

省エネモード運転

9 リモコン設定

親子リモコン設定リモコン
チェックなど）時間
2 つ同時に 4 秒以上押します+
2 つ同時に 4 秒以上押します++

3 つ同時に 4 秒以上押します+ 時間 +
2 つ同時に 4 秒以上押します

1 回押します+2 つ同時に 4 秒以上押します

C-103

運転状態を維持

運転状態を維持
設定中のリモコンが接統されている個別またはグループの室内ユ
ニットが停止設定中のリモコンが接続されている個別またはグループの室内ユ
ニットが停止全システムが停止

運転状態を維持

運転状態を維持

7. リモコン

制御関連編⑨積算運転時間モニター●機能概要
室外ユニットの積算運転時間を表示します。
（W マルチの子機は表示できません。）
●操作方法
1）時間
ボタンを同時に 4 秒以上押し続けると、積算時間表示画面になります。
1 系統～ 30 系統まで、約 5 秒ずつ順番に表示します。
室外ユニットが存在しない系統の運転時間は、------ 表示になります。
30 系統まで表示完了すると、自動的に終了し通常リモコン表示に戻ります。
2）点検

ボタンを押すと、強制的に終了し通常リモコン表示に戻ります。

例）系統 1 の室外ユニットの積算時間が、654 時間のとき

1）

2）

C-104

7. リモコン

制御関連編⑩簡単設定モード●室内ユニットのよく変更の起こり得る項目を変更することができます。
●設定可能な項目
項目コード01

パラメーターフィルター寿命

02
03
04
05

フィルター汚れ程度
集中制御アドレス
運転切り替え優先
暖房サーモ OFF 時風速06

暖房時吸い込み温度シフト

0F

冷房専用

設定データ
0= 無 1=150 2=2500 3=5000 4=10000
5= 目詰まりセンサーを使用（出荷時に機種に合わせて設定済み）
0= 通常（出荷時）1= 大
1= 集中 1 2= 集中 2 ～ 64= 集中 64 99= 未定（出荷時）
0= 通常（出荷時） 1= 優先
コンプレッサー ON 時
コンプレッサー OFF 時
0=L 風 1 分 LL 風 3 分
LL 風
1=L 風
〃
2=LL 風
〃4=L 風 1 分 LL 風 3 分
L風
5=L 風
〃
6=LL 風
〃0=0 1=1 2=2 3=3 4=4 5=5 6=6（出荷時に機種に合わせて設定済み）
0= 冷暖兼用（出荷時）1= 冷房専用

●設定方法
1）
ボタンを同時に４秒以上押します。
＋（ユニット No.
、項目コード 、設定データ、が点滅します。）
2）グループすべての室内ユニットに設定する場合はユニット No.ALL のまま、またグループ内の室内ユニッ
トを個別に設定する場合はボタンで設定したいユニット No. を選択します。
（選択されている室内ユ
ニットのファンが動作します。）
3）温度設定またはボタンで項目コードを選択します｡
4）時間
またはで設定データを選択します。
5）
ボタンを押して設定します。
（
が点灯します。）
6）2 ～ 5 を繰り返してすべての室内ユニットへの設定が完了したら、を終了します。

ボタンを押して、簡単設定モード

5）
3）

4）

6）
終了

1）
C-105

2）

7. リモコン

制御関連編⑪詳細設定モード●室内ユニットの普段あまり変更のない項目を変更することができます。
●設定可能な項目（簡単設定モードの内容も含まれます）
項目コード
12
13
14
30
31
32
34
63

パラメーター
系統（室外ユニット）アドレス
室内ユニットアドレス
グループ設定さがぁる
換気扇（ロスナイ）
リモコンセンサー
運転切換管理中表示
換気運転 LED 表示

設定データ
1=1 号機 2=2 号機 ～ 30=30 号機 99= 未定（出荷時）
1=1 号機 2=2 号機 ～ 64=64 号機 99= 未定（出荷時）0= 個別 1= 親機 2= 子機 99= 未定（出荷時）
0= なし 1= あり
0= なし 1= あり
0= ボディーセンサー 1= リモコンセンサー
0= 通常（表示あり）1= 消灯
0= なし 1= あり（出荷時）

66

換気運転開始からの自動停止時間0= 制御なし（出荷時）
1=5 分 2=10 分 ～ 124=620 分 125=625 分

67

換気運転と室内自動制御時間0= 自動制御なし
1=5 分 2=10 分 3=15 分 4=20 分（出荷時）～ 15=75 分

68換気差温の温度設定

0=0deg 1=1deg 2=2deg ～ 5=5deg 6= 制御なし

72

フィルター表示時間任意設定

0= 任意設定なし 1=100 時間 2=200 時間～ 20=2,000 時間（出荷時）～ 125=12,500 時間

●設定方法
1）
ボタンの３つを同時に４秒以上押します。
＋＋（ユニット No.、項目コード□□、設定データ、が点滅します。）
2）
ボタンで設定したいユニット No. を選択します。
（選択されている室内ユニットのファンが動作します。）
3）温度設定
4）時間
5）

または

または

ボタンで項目コードを選択します｡

で設定データを選択します。

ボタンを押して設定します。
（

が点灯します。）

6）2 ～ 5 を繰り返してすべての室内ユニットへの設定が完了したら、終了します。

ボタンを押して、詳細設定モードを

5）

1）

3）

4）

6）
終了

2）
C-106

7. リモコン

制御関連編⑫運転モード優先●運転モード（冷・暖・ドライ・送風）を優先に設定された室内ユニット（運転モード優先室内ユニット）の運転モードによって、同一配管系統にある他の室内ユニット（通常の室内ユニット）の運転モードを管理することができます。
1）優先設定された場合の他の通常室内ユニットが選べる運転モード
・優先室内ユニットは停止していても運転モードの規制は有効です。
優先室内ユニットで選択されている運転モード
｢冷房｣
｢ドライ｣
｢暖房｣
｢送風｣

他の通常室内ユニットが選べる運転モード｢冷房｣・｢ドライ｣・｢送風｣｢冷房｣・｢ドライ｣・｢送風｣｢暖房｣・｢送風｣｢暖房｣・｢冷房｣・｢ドライ｣・｢送風｣2）優先室内ユニットの運転モードを変更した場合の、通常室内ユニットに与える運転モード
・ 通常室内ユニットの運転中に優先室内ユニットの運転モードを変更すると、運転中の通常室内ユニットの運転モードが変化する場合があります。
運転中の通常優先室内ユニット
その後の通常室内ユニットの運転モード
室内ユニット｢暖房｣ 選択｢暖房｣ 運転｢冷房｣ 運転中｢冷房｣ 選択｢冷房｣ 運転｢ドライ｣ 選択
｢冷房｣ 運転｢送風｣ 選択｢冷房｣ 運転｢暖房｣ 選択｢暖房｣ 運転｢ドライ｣ 運転中
｢冷房｣ 選択｢ドライ｣ 運転
運
｢ドライ｣ 選択
｢ドライ｣ 運転
転｢送風｣ 選択｢ドライ｣ 運転モ｢暖房｣ 選択｢暖房｣ 運転｢暖房｣
運転中
I｢冷房｣ 選択｢冷房｣ 運転ド｢ドライ｣ 選択
｢冷房｣ 運転｢送風｣ 選択｢暖房｣ 運転｢暖房｣ 選択｢送風｣ 運転｢送風｣ 運転中｢冷房｣ 選択｢送風｣ 運転｢ドライ｣ 選択｢送風｣ 運転｢送風｣ 選択｢送風｣ 運転※空間清浄システム搭載形エアコン 4 方向天井カセット形には、ドライ機能はありません。
●優先室内ユニットの設定方法
1）簡単設定モードに入り、
2）温度設定
3）時間

または

または

ボタンで設定したいユニットを選択します。

ボタンで項目コード｢運転モード優先｣ を選択します。

で設定データを （普通に戻す場合は

4）簡単設定モードを終了します。

C-107

）にして、

ボタンを押します。

7. リモコン

制御関連編⑬アドレス設定●リモコンからの手動でアドレスを設定する方法< 室内ユニットとリモコンが 1 対 1 の場合 >内容：リモコンの詳細設定モードに入り、設定します。
方法：
1）電源投入します2）リモコンから、詳細設定モードに入りアドレスの設定を行います。
a）詳細設定モードに入ります。
・++

ボタンを 4 秒以上押します。

b）系統（室外ユニット）アドレスを設定します。
・ 温度設定またはボタンで、項目コード    （最初）をに変更します。
・ 設定データ（アドレス未定時）を、時間またはボタンで、同一冷媒配管の系統（室外ユニット）アドレスに変更します。
・

ボタンを押します。
（表示が点灯すれば OK）

c）室内ユニットアドレスを設定します。
・ 温度設定またはボタンで、項目コード
・ 設定データ（アドレス未定時）を、時間号）に変更します。
・ 	

に変更します。
または
ボタンで、お好みの室内ユニットアドレス（番ボタンを押します。
（表示が点灯すれば OK）

d）グループ設定を設定します。
（グループ制御をしていない場合も設定が必要です）
・ 温度設定またはボタンで、項目コードを・ 設定データ（未定時）を、時間または・ 	に変更します。
ボタンで に変更します。（

ボタンを押します。
（表示が点灯すれば OK）

e）詳細設定モードを終了します。
・

ボタンを押します。通常の停止状態になります。

C-108

は個別を意味します。）

7. リモコン

制御関連編< グループ配線をしている場合 >内容：設定したい室内ユニットとリモコンの配線を一時的に、1 対 1 に接続します。
リモコンの詳細設定モードに入り、個別に設定します。
方法：1）設定したい室内ユニットとリモコンの配線を 1 対 1 に接続します。
室外ユニットとの配線はそのままです。
2）電源投入します3）詳細設定モードに入りアドレスの設定を行います。
a）詳細設定モードに入ります。
・++

ボタンを 4 秒以上押します。

b）系統アドレスを設定します。
・ 温度設定またはボタンで、項目コード    （最初）をに変更します。
・ 設定データ（アドレス未定時）を、時間またはボタンで、同一冷媒配管の系統（室外ユニット）アドレスに変更します。
・

ボタンを押します。
（表示が点灯すれば OK）

c）室内ユニットアドレスを設定します。
・ 温度設定またはボタンで、項目コードに変更します。
・ 設定データ（アドレス未定時）を、時間またはボタンで、お好みの室内ユニットアドレス（番号）に変更します。
・ 	

ボタンを押します。
（表示が点灯すれば OK）

d）グループ設定を設定します。
・ 温度設定またはボタンで、項目コードをに変更します。
・ 設定データ（未定時）を、タイマー時間
またはボタンで 変更します。
子機は、 に変更します。
（グループ内に、複数設定されます。）
親機は、 に変更します。
（親機は、グループ内に必ず一台設置してください。）
・ 	

ボタンを押します。
（表示が点灯すれば OK）

e）詳細設定モードを終了します。
・

ボタンを押します。通常の停止状態になります。

C-109

7. リモコン

制御関連編⑭アドレス確認● 室内ユニットのユニット No.（番号）の説明
・ 室内ユニットのユニット No. の意味について（リモコンの表示部に表示されます。）
ユニット No.
→ →・ユニット№（ユニット番号）：室内ユニットのアドレスを意味する。
↑ ↑↑・室内ユニットアドレス：同一冷媒配管の中で 1 から順に番号が付いています。
（1 ～ 64）・系統（室外ユニット）アドレス：接続されている室外ユニットのアドレスと同じになります。
（室外ユニットアドレス／室内外組合せアドレス）（1 ～ 30）● リモコンから、室内ユニットの No.（番号）と室内ユニットの位置を確認する方法（室内ユニットのアドレスは全て、設定済みのこと。）
・室内ユニット本体の位置はわかるが、その室内ユニットアドレスを知りたい時。
< 個別運転（リモコンと室内ユニットが 1 対 1）の場合 >（運転中に行ってください。）
1）運転します。
2）
ボタンを ON します。
LCD に、ユニット No.
が表示されます。
（数秒後に消えます。）
表示されたユニット No. が、その室内ユニットのアドレスを表します。

1）
運転します
2）

C-110

7. リモコン

制御関連編< グループ制御内のユニット番号を確認する方法 >（停止中に行ってください。）（注 この方法では、グループ制御内の室内ユニットが停止します。）
内容：グループ制御内の室内ユニット No. を順次表示し、その室内ユニットのファンが ON します。

1）

3）終了

2）

1）簡単設定モードに入ります。
（停止中に行ってください。）
室外ユニットとの配線はそのままです。
a）+

ボタンを 4 秒以上押します。

この時、ユニット No.
と表示されます。
この時、グループ制御内の全室内ユニットのファンが ON します。
2）順次、次の室内ユニットを選択しますa）

ボタンを押すと、グループ制御内のユニット No. を順次表示します。

	  最初に表示されるユニット No. が親機のアドレスを指す。
	  この時、選択されている室内ユニットのみファンが ON します。
3）簡単設定モードを終了します。
a）

ボタンを押すと簡単設定モードは終了します。

この時、グループ制御内の室内ユニットは全停止します。

C-111

7. リモコン

制御関連編

・アドレスから、その室内ユニット本体の位置を知りたい時。
< システム全てのユニット番号を確認する方法 >（注 この方法では、システムの全室内ユニットが停止します。）
内容：同一冷媒配管の室内ユニット番号と位置を確認できます。
室外ユニットを選択し、その同一冷媒配管の室内ユニット No. を順次表示し、その室内ユニットのファンが ON します。

1）

2）

1）

5）
終了

4）

1）アドレス確認 / 変更モードに入る。
a）タイマー時間+

最初は、 系統 項目コード

ボタンを同時に、4 秒以上押します。
（Address Change）が表示されます。

2）系統（室外ユニット）アドレスを選択します。
（室外ユニットを選択します。）
a）
3）

または

ボタンで系統（室外ユニット）アドレスを選択します。

ボタンで、選択した系統（室外ユニット）アドレスを確定します。

選択した室外ユニットの冷媒配管につながる室内ユニットのアドレスが表示され、ファンが ON します。
4）順次、次の室内ユニットを選択する。
a）

ボタンを押すと、同一配管の室内ユニット No. を順次表示します。

この時、選択されている室内ユニットのみファンが ON します。
5）アドレス確認 / 変更モードを終了します。
a）

ボタンを押すとアドレス確認 / 変更モードは終了します。

C-112

7. リモコン

制御関連編⑮アドレス変更●リモコンから、一度設定された室内ユニットアドレスを変更する方法≪変更可能なアドレス≫
室内ユニットのユニット No. のうち、室内ユニットアドレスのみ変更できます。
≪変更できないアドレス≫
室内ユニット No. のうち、系統（室外ユニット）アドレスは変更できません。
（冷媒配管のつながる室外ユニットのアドレスに強制的に固定されているため）
もしも、どうしても変更したい場合は、室外ユニットに正しい系統（室外ユニット）アドレスを設定して、自動アドレスを行ってください。
< リモコン個別かグループ制御内の室内ユニットアドレスを変更する方法 >（自動アドレスで設定済みのときに可能）
内容 : グループ制御内の室内ユニットアドレスを変更できます。
方法 : 詳細設定モードに入って、室内ユニットアドレス（項目コード）を変更します。
（詳細設定モードの項を参照）（注）アドレス変更で、もしも、誤ってアドレスの重複が発生した場合、自動アドレスをやり直してください。
< システム全ての室内ユニットアドレスを変更する方法 >（自動アドレスで設定済みのときに可能）
内容 : 同一冷媒配管ごとに、室内ユニットアドレスを変更できます。
方法 : アドレス確認／変更モードに入って、アドレス変更を行います。
（注）この方法では、システム内の全ての室内ユニットが停止します。
1）アドレス確認／変更モードに入る。
a）タイマー時間+

ボタン同時に、4 秒以上押します。

最初は、 系統 項目コード（Address Change）が表示されます。

2）室外ユニットを選択します。
（室外ユニットごとに、室内ユニットアドレスを変更するため）
a）
3）

または

ボタンで、系統（室外ユニット）アドレスを選択します。

ボタンを押して確定します。

選択した室外ユニットの冷媒配管につながる室内ユニットのアドレスが表示され、ファンが ON します。設
定データに、最初は現室内ユニットアドレスが表示されます。 { 系統（室外ユニット）アドレスは、表示されません｡ }
4）室内ユニットアドレスを変更します。
a）時間

または

ボタンで、設定データの室内ユニットアドレスが UP ／ DOWN します。設定デー

タを新しいアドレスに変更します。
5）変更した設定データ（= 室内ユニットアドレス）を確定します。
a）

ボタンを押します。
（表示部の表示が全点灯します。）

6）順次、次の室内ユニットを選択します。
a）
ボタンを押すと、同一配管の室内ユニット No. を順次表示します。 この時、選択されている室内
ユニットのみファンが ON します。
7）4 ～ 6 を繰り返し全ての室内ユニットアドレスを、重複しないように変更します。 この時、変更した室内ユ
ニットアドレスに間違いがないか、確認します。
8）変更した全てのアドレスを確定します。
a）最後に、ボタンを押します。
（表示部の表示が全点灯します。）
9）アドレス変更モードを終了します。
a）

ボタンを押すとアドレス確認／変更モードは終了し通常の停止状態になります。

C-113

7. リモコン

制御関連編⑯サービス機能●各モニター機能≪サービスモニター（センサー温度モニター）の方法≫
内容：リモコンからサービスモニターモードに入り、リモコン・室内ユニット・室外ユニットの各センサー
温度をモニターできる機能方法：
1）サービスモニターモードに入ります。
a）+

ボタンを同時に 4 秒以上押します。

サービスモニターが点灯し、最初は親機の室内ユニット No. が表示され、項目コードされます。
2）モニターしたいセンサーナンバー（項目コード）に変更します。

の温度が表示a）温度設定または
ボタンを押して、モニターを行うセンサーのセンサーナンバー（項目コード）に変更します。
（項目コードは下表を参照のこと）
3）モニターを行う室内ユニットを選択します。
a）
ボタンを押して、モニターを行う室内ユニットに変更します。（グループ制御内の室内ユニットとその室外ユニットのセンサーをモニターできます。）
4）サービスモニターを終了し、通常に戻します。
a）

ボタンを押すと通常のリモコンに戻ります。
サービスモニターの項目コード一覧表
01 ～ 06：室内ユニットデータ
07 ～ 2A：室外ユニットデータ
0B ～ 49：無効
項目
コード

データ名

備考

00

制御に使用中の室温

01

リモコン温度02

室内吸い込み温度03

室内吹き出し温度

04

E1 温度

05

E3 温度

06

室内電動弁開度07

エンジン実回転数

1/10

08

コンプレッサー入口圧力

× 100

09

コンプレッサー出口圧力

× 100

0A

E2 温度

1/1

0B

エンジン運転時間

1/100

0C

スタータ運転回数

1/100

0D

エンジン設定回転数

1/10

0E

コンプレッサー入口温度

1/1

0F

コンプレッサー出口温度

1/1

10

室外熱交入口温度

1/1

11

リキッド弁開度

1/1

12

バイパス弁開度

1/1

13

室外膨張弁 1 開度

1/1

14

エンジン運転回数

1/100

Ｗマルチの場合は親機データ

15

スタータ運転時間

1/100

Ｗマルチの場合は親機データ

16

クラッチ運転時間

1/100

Ｗマルチの場合は親機データ

C-114

7. リモコン

制御関連編

項目
コード

データ名

備考

17

クラッチ運転回数

1/100

Ｗマルチの場合は親機データ

18

冷却水温度

1/1

Ｗマルチの場合は親機データ

19

外気温度

1/1

Ｗマルチの場合は親機データ

1A

クラッチコイル温度

1/1

Ｗマルチの場合は親機データ

1B

触媒温度

1/1

Ｗマルチの場合は親機データ

1C

油面計測温度 ( Ｗ )1/1

Ｗマルチの場合は親機データ

1D

クラッチコイル２温度

1/1

Ｗマルチの場合は親機データ

1E

排ガス温度

1/1

Ｗマルチの場合は親機データ

1F

室外ファン１回転数

1/1

Ｗマルチの場合は親機データ

20

室外ファン２回転数

1/1

Ｗマルチの場合は親機データ

21

冷却水ポンプ設定回転数

1/10

Ｗマルチの場合は親機データ

22

冷却水ポンプ実回転数

1/10

Ｗマルチの場合は親機データ

23

スロットル開度

1/1

Ｗマルチの場合は親機データ

24

室外膨張弁２開度

1/1

Ｗマルチの場合は親機データ25

冷却水３方弁開度

1/10

Ｗマルチの場合は親機データ

26

回収弁開度

1/1

Ｗマルチの場合は親機データ

27

温水取り出し３方弁開度

1/10

Ｗマルチの場合は親機データ

28

回転速度変動値 (F_RPM)

× 10

Ｗマルチの場合は親機データ

29

コンプオイルレベル

1/1

Ｗマルチの場合は親機データ

2A

エンジン点火時期

1/1

Ｗマルチの場合は親機データ

C-115

7. リモコン

制御関連編≪サービスチェック（故障履歴モニター）の方法≫
内容：過去の故障内容を呼び出す機能
方法：
1）サービスモニターモードに入りますa）+

ボタンを同時に 4 秒以上押します。

サービスチェックが点灯し、最初に項目コード を表示し、一番新しい警報内容が表示されます。
警報の発生した室内ユニット No. と警報内容が表示されます。
2）ほかの故障履歴をモニターするには、故障履歴番号を変更する。
a）温度設定または
ボタンを押して、故障履歴番号（項目コード）を変更します。
項目コード （最新）－－→項目コード （古い）（注）故障履歴は、4 つメモリされています。
3）故障履歴内容を全て消去する方法。
a）
ボタンを押します。
	 室内ユニットの警報履歴内容は全て消去されます。
4）サービスモニターを終了し、通常に戻します。
a）

ボタンを押すと通常のリモコンに戻ります。

3）
2）

1）

4）
終了

■リモコンへの「オイル点検」表示について

ガスエンジンの運転時間が所定時間になりますと、リモコンに“オイル点検”が点滅します。
（右図）“オイル点検”が点滅した場合は販売会社またはサービス会社に連絡し、定期点検を行ってください。
点検を行わないと所定時間以後、運転時間に応じた設定間隔ごとに運転を停止します。
そのまま放置しておきますと故障の原因となります。
（スイッ
チの設定により、表示しない場合もあります。）

C-116

7. リモコン

制御関連編⑰省エネボタンの機能と使用上のご注意
省エネボタン付きのリモコンは、ご使用方法によっては不都合な場合がありますので、以下の機能と使用上のご注意をご覧ください。
●各モニター機能・ 省エネボタンを押すことにより、高効率な運転（省エネ運転）を行います。このとき、機器の持つ最大空調能力は 80 ～ 90％程度に抑えられます。
（注意）すでに効率の良い運転を行っている場合には、ボタンを押しても運転状態が変わらないことがあります。
・ ひとつの冷媒系統に複数台のリモコンが設置されている場合、いずれかひとつのリモコンで省エネボタンを押すとその冷媒系統全体が省エネ運転を行います。

室外
ユニット

室内ユニットリモコン

いずれかのリモコンの省エネボタンを押すことで、この系統全体が省エネ運転を行います。また、
省エネ運転の時いずれかのリモコンの省エネ運転を行います。

・ リモコン毎に省エネボタンの有効、無効の設定が可能ですので、省エネ運転が不要の場合には、リモコン毎に無効設定することができます。
●使用上のご注意
・ 上記機能のように、“いずれかひとつのリモコンで省エネボタンを押すとその系統全体が省エネ運転を行います”ので、ひとつの冷媒系統で、複数のテナントの空調をする場合は、省エネ運転の有効、無効の不都合が生じる場合があります。

ワイヤードリモコン (CZ-10RT3)

C-117

ワイヤードリモコン (CZ-10RT3A)
省エネボタンなし

7. リモコン

制御関連編

ワイヤードリモコン（ペリメーター用）/ CZ-10RT3P, CZ-10RT3PN

C-118

C-119● 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
● 本書はワイヤードリモコンの取扱説明書です。
室内ユニットおよび室外ユニットに付属の取扱説明書とあわせてお読みください。
● ご使用前に「安全上のご注意」（2 ページ）を必ずお読みください。
● この取扱説明書は室内ユニットおよび室外ユニットに付属の取扱説明書とともに大切に保管してください。
● お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
また、お使いになる方が代わる場合は、必ず本書をお渡しください。

このたびは、ワイヤードリモコンをお買い上げ
いただき、まことにありがとうございます。

据付（電気）
工事説明書 別添付

品番

CZ-10RT3P
CZ-10RT3PN

ワイヤードリモコン

取扱説明書

必ずお守りください（感電や故障の原因）

リモコンを分解しない「軽傷を負うことや、財産実行しなければならない内容（強制事項）です。

注意 の損害が発生するおそれがある内容」です。

•

CZ-10RT3P/PN

2●次のような場所に設置しない●アルコール消毒液、ベンジンやシンナー、化• 湿気・油分・振動が多い / 直射日光が学ぞうきんなどでふかない ( 液晶画面のくあたる/熱源の近く/結露する(故障の原因)
もり・変色や故障の原因 )• ノイズが発生する ( 誤動作の原因 )• ひどい汚れは、
水またはぬるま湯を含ませ、●スプレーを吹きかけない（誤動作や故障の原因）
よくしぼった布でふいてください。
• 液体（洗剤、アルコール、有機溶剤など）がかからないようにしてください。

禁止

水洗いしない（感電・火災の原因）

すぐに、販売店へ点検・修理を依頼してください。

異常・故障例• スイッチを入れても運転しない。
• 運転中にこげ臭いにおいがした
必ず守るり、異常な音がする。
• ブレーカーがたびたび切れる。
• 本体が変形したり、異常に熱い。

（感電や火災の原因）

異常・故障時には直ちに使用を中止し、漏電しゃ断器を切る

注意

使用上のお願い

禁止

禁止（感電や故障の原因）

ぬれた手で操作しない

必ず守る （水漏れや感電・火災の原因）

当社指定のエアコンと接続して使う必ず守る （水漏れや感電・火災の原因）

据え付けや移動・修理は販
売店か専門業者に依頼する

警告

してはいけない内容（禁止事項）です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

安全上のご注意

7. リモコン制御関連編

C-120※機種により操作できない場合があります。

3

１台のリモコンで室内ユニットを複数台運転している場合、風向調節時や昇降グ
リルを操作時にユニットを選択します。
自動スイングやフラップの角度を設定します。

オートフラップボタン

市販の換気扇等を接続したときに使用します。換気ボタンを押すと換気扇が運転、停止します。エ
アコンを運転、停止したときは、換気扇も同時に運転、停止します。
（換気扇が運転中はリモコンの表示部にが表示されます。
）※換気ボタンを押したとき、リモコンの表示部にが表示された場合は換気扇が接続されていません。

換気ボタン

サービス時に使用します。
※通常は使用しないでください。

点検ボタン

別売の昇降グリルを接続したときに使用します。 （６ページ）

フィルター昇降ボタン

フィルターサインを消灯させるときに使用します。
“フィルター”が表示されたときはフィルター掃除後、ボタンを押してください。

フィルターリセットボタン

運転中にボタンを押すとリモコンの表示部にが表示され、省エネ運転を開始します。もう一度ボタンを押すと表示は消え、通常の運転になります。

運転モードを切り換えるときに押します。

２

操作部《上の図はふたを開けた状態を示しています。》

設定温度を１℃ずつ上げます。
設定温度を１℃ずつ下げます。
※また、別売の昇降グリル（さがぁるグリル）付天井パネルを接続し、操作するとき使用します。
（
６ページ）

表示部

３
３

4

《液晶部の表示は、説明用のもので実際とは異なります。》

タイマー設定ボタンを押すと、
切タイマー
くり返
し切タイマー →入タイマー→表示なしの順に切り換わります。

フィルターの掃除時期をお知らせします。

市販の換気扇等を接続したとき、換気扇が運転中に表示します。

運転切換ボタン

温度設定ボタン

別売の昇降グリルを接続したとき、フィルター昇降ボタンを押すと表示します。

運転／停止ボタン

タイマーの時間を表示します。
（異常時には警報を表示します。
）

運転中は点灯します。異常時、保護装置動作中は点滅します。

省エネボタン（CZ-10RT3Pのみ）保護装置動作時および異常時に表示します。

フラップの位置を表示します。

フラップの上下動作中に表示します。

風速 自動、風速 急、風速 強、
風速 弱のいずれかを表示します。

試運転中に表示します。

ユニット選択ボタンで選択されている室内ユニットや異常表示をしている室内・外ユニットのユニットＮｏを表示します。

表示中は室内送風機が停止、または微風運転になります。

ボタンを押しても操作ができな
いときに表示します。

リモコンセンサー使用時に表示します。

運転切換ボタンを操作したときが点灯しているときは、運転モードの暖房、冷房の切り換えを禁止します。

設定温度を表示します。

省エネ運転中に点灯します。

遠隔運転時に表示します。遠隔側でリモコン禁止を設定している場合、運転／停止・運転切換・温度設定のボタンを操作したときが点滅し、変更を受け付けません。

運転の状態を表示します。

●手元電源スイッチを最初に入れたとき、リモコンの表示部にが点滅します。この表示中は自動機種確認中ですのでが消え●このページ以降では、リモコンのボタン名はすべて「ボタン」を省略した後リモコンの操作を行ってください。
て表示しています。例：運転／停止ボタン→ 運転／停止●このページ以降では、リモコンのボタン名はすべて「ボタン」を省略して表示しています。例：運転／停止ボタン→ 運転／停止

タイマー設定中を表わす表示です。

（グループ制御時は設定しないでください。）

通常は室内ユニットの温度センサーが温度を感知していますが、リモコン周
辺の温度を感知させることもできます。
詳しくはお買いあげの販売店にご相談ください。

リモコンセンサー

運転ランプ●このリモコン１台で、室内ユニットを最多8 台まで運転することができます。
●一度運転内容を設定すると、その後は運転／停止ボタンを押すだけでご使用になれます。
● CZ-10RT3PNは省エネボタンなし。

CZ-10RT3P/PN
リモコン（別売品）CZ-10RT3P/PN
CZ-10RT3P/PNをお使いの場合

タイマー設定時に使用します。 （５ページ）
7

タイマー設定ボタン

風速切換ボタン（CZ-10RT3P/PN）

リモコン（別売品 ）

各部のなまえとはたらき

7. リモコン制御関連編

C-121

冷暖自動について

5

４

1台のリモコンで室内ユニット最多 8 台まで操作できます。
● 風向調節、フィルター昇降を除く設定はすべての室内ユニットが同じ設定となります。
（
6ページ）● 温度センサーは室内ユニット側を使用します。

グループ制御は、一つの広い部屋を複数台のエアコ
ンで空調する場合に適しています。

●

上 限
27
30
30

下 限
17
16
18

リモコンで停止した場合、室外ユニットの圧縮機が停止しても、室外ユニットファ
ンは、しばらく運転するときがあります。

を押します。

※送風時は温度設定ができません。

冷 暖 自 動暖房
ドライ･冷房を押して、お好みの温度にします。

リモコン室外ユニット信号線

室内ユニット

通常の方法で停止できないとき
手元電源スイッチを切ってから、お買いあげの販売
店へお知らせください。

停止

●

ます。
自動にすると、風速は自動的に切り換わります。
（送風時は自動になりません。）

を押して、お好みの風速にしライ､冷房､送風のいずれかにします。

を押して､冷暖自動､暖房､ドを押します。

手元電源スイッチを運転開始の 5 時間以
上前に入れてください。

4 温度設定312

電源

複数台の同時運転について （グループ制御）

設定温度と室温の差によって、暖房、冷房
運転を自動的に行います。同一冷媒系統内の全室内ユニットが１つのグループ制御になっているときに行えます。

●

機種によって、運転開始から設定風速に到達するまでに、約10秒かかることがありますが、故障ではありません。
● 暖房時、風速「弱」で運転して暖まりが良くない場合は風速を「急」・「強」に切り換えてみてください。
● 温度センサーが感じる温度は室内ユニット吸込口付近の温度ですので、据付状態により室温とは多少異なります。設定数値は室温のめやすとしてください。

≪表示は4方向天井カセット形の場合です≫※機種により表示は異なります。

冷暖自動､暖房､ドライ､冷房､送風

運転のしかた③①

を 1 回押すとリモコンに

切

②

切

表示なし

入

6

を押すごとに次のように切り換わります。

タイマーの表示について

タイマー時間についてを 2 回押すとリモコンにを押してと時間が点滅します。

入タイマー運転のしかたます。

５を 3 回押すとリモコンにを押してと時間が点滅します。

ます。

がと運転表示が消えて時間が点灯しを 押します。

時間を8.0に合わせます。

時間の表示されます。

をもう一度押します。タイマー表示が消え消ええタイマー運転中止のしかた

③

②

①

と

が消えて時間が点灯します。
切タイマーがはたらき2.5時間後に運転ががを押してて停止します。再び、運転すると、2.5時間後に運転が停止します。
す。
。

を 押します。

時間を2.5に合わせます。

時間のが表示されます。

（例）8時間後に運転をさせたいとき

③

②

①

（例）毎回2時間30分後に運転を停止させたいとき
きが消えて時間が点灯します。

を 押します。

時間を0.5に合わせます。

を押してと時間が点滅します。

がくり返し切タイマー運転のしかたた

時間の表示されます。

を押すごとに設定時間を0.5時間（30分）
ずつへらします。下限は0.5時間です。

①（例）30分後に運転を停止させたいとき

切タイマー運転のしかた〈使用例〉

を押すごとに設定時間を0.5時間（30分）
ずつふやします。上限は72.0時間です。

表示部

②
③

設定した時間にエアコン入タイマーを運転させたいとき

毎回、設定した時間にエア くり返し
コンを停止させたいとき 切タイマー

設定した時間にエアコン
切タイマーを停止させたいとき

こんなときにお使いください● 運転中にタイマー設定を行ってください。

タイマー運転のしかた

運転のしかた7. リモコン制御関連編

寸DC16 V（室内ユニットより供給）

接 続 可 能 台 数

7

室内ユニット ８台まで
（グループ制御時）

0 ℃～ 40 ℃・20 ％～ 80 ％（屋内設置専用）

電

源

使 用 温 度・ 湿 度 範 囲

法 （高さ）120 mm ×（幅）120 mm ×（奥行き）16 mm

形

外CZ-10RT3P/CZ-10RT3PN

番

品

仕様

Printed in Japan
DC0421-20423
ACXF55-31292

7. リモコン
制御関連編

C-122

7. リモコン

制御関連編

据付（電気）工事担当およびサービス担当のかたへ（CZ-10RT3P/CZ-10RT3PN）
リモコン付属品
番号
①

②

③

付属部品
リモコン
（配線 200mm 付属）
小ネジ
M4 × 25
木ネジ

個数

番号

1

④

2

⑤

ワイヤー
ジョイント

2

2

⑥

据付（電気）工事担当者およびサービス担当のかたへ

1

C-123

付属部品
スペーサー

個数
2

7. リモコン

制御関連編
リモコンの設置方法のお願い

設置場所●ペリメーター用床置形（露出タイプ）に組み込む場合①リモコンカバーとリモコン本体の間（図１の位置）にマイナスドライバー等の先端を差し込み、矢印方向に回転させ、リモコンのカバーを取り外してください。（図１）②ペリメータ本体の前パネルを開けて、図２の２つビスをはずし、固定金具をはずしてください。(図２)※前パネルの開けかたは、ペリメーター本体の工事説明書
を参照ください。
③リモコンを図２のように本体に取り付けスペースに押し込んでください。このとき、リモコンの２本の配線はリモコン裏面の中法に寄せ、配線取出口から出るようにしてください。
注）リモコン基板裏に親子リモコンの切換を行うリモコンアド
レスコネクタがあります。「リモコンを２個設置する場合のお願い」を事前に設定を確認してください。
④固定金具を取り付けてください。

図１●壁面等に設置する場合

外形寸法図

2.7

図２
・ リモコンの取り付け高さは、 床面より１～１.５ｍの範囲で、室内の平均湿度を感じる場所に設置してください。
・ 必ず壁面等に垂直に設置してください。
・ 直射日光や直接外気が当たる窓際等への設置はしないでください。
・ 室内の空気の流れから外れた物かげやものの裏側等に設置しないでください。
・ 防湿 ・ 防滴仕様ではありませんので、 冷凍 ・ 冷蔵庫内に設置しないでください。
4

単位 :mm
38
25

25
1.5

4.4x9.4
4.7x10.7

83.5

120
１２0

16

4.7x9.7

図３

21 23.5115.4

46

4.4x9.4112

連続設置時の注意＊1 壁面から９５ｍｍ以上離してください。
＊2 左右に並べて取り付ける場合は、 間を１２５ｍｍ以上あけてください。
＊3 上下に並べて取り付ける場合は、 間を２５ｍｍ以上あけてください。
（＊１）

（＊２）
（＊３）

図４
<注１>リモコン配線は、電源配線などといっしょにより合わせたり、同一金属管内に収納しますと、誤配線の原因となりますので避けてください。
<注２>ノイズの発生源から離して据付けてください。
<注３>ユニット電源にノイズを誘導している場合は、ノイズフィルタを取り付ける等の処置が
必要です。
C-124

7. リモコン

制御関連編①リモコン本体下側の溝にマイナスドライバー等を押しこんであけ、 下ケースを外してください。

図５②下ケースの取り付けかた●埋込型としてご使用の場合

ＪＩＳ C８３４０
１個用スイッチボックス ( カバーなし ) または２個用スイッチボックス ( カバーなし )あらかじめ現地で壁内に埋め込まれた図６に示すＪＩＳボックス(現地手配)に取り付けてください。下ケースを付属のＭ４小ネジ（２本）を使用して固定します。なお、取り付ける前に使用するＪＩＳボックスに対応するビス用穴をドライバー等で押しあけてください。
スペーサー

M4×25 小ねじ
(2 本 )

下ケース

図６

ねじが下ケースにあたるまで、
しっかりと固定してください。上
ケース取付け時にねじ頭が基板にあたり故障の原因になります。ね
じを締めすぎると下ケースが変形し、落下の原因になります。

●露出型としてご使用の場合
リモコンが固定できる壁面に取り付けてください。
配線は、下ケースの配線引出部(中央上部の肉薄部)をニッパ等で切り欠
き、この部分より出してください。(図７)
下ケースを木ねじ(２本)を使用して壁面に固定してください。

下ケース

配線引出部
(中央上部の肉薄部)

木ねじ
（２本）

ねじが下ケースにあたるまで、
しっかりと固定してください。上
ケース取付け時にねじ頭が基板にあたり故障の原因になります。ね
じを締めすぎると下ケースが変形し、落下の原因になります。

図７

図８③リモコン配線を接続してください。
室内ユニットのリモコン配線用端子板に接続します。室内ユニットの端子番号を確認の上、誤配線しな
いよう接続してください。（誤配線するとこわれます。）●配線は０.５ｍｍ２～２.０ｍｍ２を使用します。
リモコン配線の総配線長は５００ｍ以内にしてください。
室内ユニット
リモコン配線用
端子板

約 200 mm

リモコン

1

白

1

2

黒

2

リモコン本体からの電線

リモコン配線(現地手配または別売品)

図９●リモコン配線の接続部にワイヤージョイントについて①接続する電線の被覆を約１４ｍｍむきます。
②２本の電線をより合わせてワイヤージョイントにて圧着接続します。 ( 図１０)③専用圧着工具を使用しない場合、 または、 ハンダ付接続 の場
合は絶縁テープにて絶縁処理をしてください。
●リモコン配線にリモコンコード ( 別売品 ) を使用についてリモコンのリード線固定部に巻き付けてあるリード線を外し、コネクタ部を外してリモコンコード ( 別売品 ) をリモコン本体のコ
C-125
ネクタ部に接続してください。
リモコンコード ( 別売品 ) を溝に入れて整形後、 リード線固定

接続部

ワイヤー

図１０ ジョイント

リード線固定部

リモコンコード( 別売品 )

7. リモコン

1

白

1

2

黒

2

制御関連編

リモコン本体からの電線

リモコン配線(現地手配または別売品)

図９●リモコン配線の接続部にワイヤージョイントについて①接続する電線の被覆を約１４ｍｍむきます。
②２本の電線をより合わせてワイヤージョイントにて圧着接続します。 ( 図１０)③専用圧着工具を使用しない場合、 または、 ハンダ付接続 の場
合は絶縁テープにて絶縁処理をしてください。
●リモコン配線にリモコンコード ( 別売品 ) を使用について

接続部

ワイヤー

図１０ ジョイント

リード線固定部

リモコンコード( 別売品 )

リモコンのリード線固定部に巻き付けてあるリード線を外し、コネクタ部を外してリモコンコード ( 別売品 ) をリモコン本体のコネクタ部に接続してください。
リモコンコード ( 別売品 ) を溝に入れて整形後、 リード線固定部に巻きつけてください。 （図１１）
リモコンコード ( 別売品 ) を使用の場合にはリモコンコードに添付されている据付工事説明書を参照してください。
コネクタ部

リモコンコード ( 別売品 )図１１

サービス部品コード CV６３８０１９２２２７(５ｍ品 )サービス部品コード CV６３８０１９６２５８(10m 品 )④リモコン本体を下ケースのツメに合わせ、はめ込み取り付けてください。
※基板裏に親子リモコンのリモコンアドレスを切り換えるコネクタがあります。 「リモコンを２個設置する場合のお願い」 を事前に参照して、 設定をご確認ください。

リモコンを２個設置する場合のお願い
1 台もしくは複数台の室内ユニットを２個のリモコンで操作することができます。
●設定方法
２個のリモコンの中で、 １個を親 （工場出荷時） にしてください。 もう１個のリモコンを子にしてください。
親と子の切換えは、 リモコン基板裏のリモコンアドレス
コネクタを親→子にさしかえてください。 ( 図１２)
図１２●基本配線図注） ： 配線は誤配線しないように接続してください。 ( 誤配線するとこわれます。 )・ 室内ユニット１台をリモコン２か所で操作する場合
リモコン
(親)

リモコン
(子)

・複数台の室内ユニットを、 リモコン２ヶ所で操作する場合。
※親と子のリモコンは、 いずれの室内ユニットに取り付けても動作します。
リモコン
(親)

リモコン
(子)
総配線長５００ｍ以内です。 ただし室内ユニット間のわたり配線の総延長
は、 ２００ｍ以内です。

リモコン配線
総配線長５００ｍ以内極性なし（現地手配）
極性なし

リモコン配線( 現地手配 )リモコン配線用
端子板

リモコン配線用
端子板

室内ユニット１号機

室内ユニット２号機

室内ユニット

図１３

図１４

C-126

室内ユニット３号機

・ ・ ・室内ユニット８号機

7. リモコン

制御関連編
リモコン試運転設定①リモコンの 点検 ボタンを４秒以上押して液晶表示部に “ 試運転 ” と表示させてから、 運転／停止
ボタンを押してください。
・ 試運転中は液晶表示部に “ 試運転 ” と表示されます。
・ 試運転中は温度調節できません。
機械に無理がかかりますので試運転時以外は使用しないでください。
②「試運転」 は暖房、 冷房、 送風のいずれかの運転モードでご使用ください。
（注） 電源投入後、 および運転停止後約３分間は室外ユニットは運転しません。
③試運転終了後は、 再度 点検 ボタンを押して液晶表示部の “ 試運転 ” 消灯を確認してください。
（このリモコンは連続試運転を防止するために、 ６０分タイマー解除機能付となっています。）

室温センサー切換え方法
室温センサーは、室内ユニットとリモコンに内蔵されています。 室温センサーは、どちらか一方で操作します。
通常は室内ユニット側に設定されていますが、リモコン側へ切換えるには以下の手順で設定します。 ただし、ペリメーター本体にリモコンを組み込む場合はリモコンセンサーは使用できません。
① 点検 ＋ 換気 ＋ セット／取消 ボタンを４秒以上押します。
注） 最初に表示されるユニット No はグループ制御の親機の室内アドレスです。
注） ユニット選択 ボタンを押さないでください。
▼
▲
②温度設定
／
ボタンで、 項目コードを指定します。
③時間 ▲ ／ ▼ ボタンで、設定データを( 室内ユニット側 ) から
( リモコン側 ) に変更します。
④ セット／取消 ボタンを押します。 （表示が点滅から点灯に変わればＯＫ）⑤ 点検 ボタンを押します。
通常の停止状態になります。 この時、 液晶表示部には、 ” リモコンセンサー ” と表示されます。
注１） 親子リモコン制御の時は、 親リモコン／子リモコンのどちらからでも設定できますが、 リモコンセン
サーになるのは親リモコンです。
注２） グループ制御時は、 グループアドレスが親機の室内ユニットに設定しないとリモコンセンサーが働きません。
注３） リモートセンサーとリモコンを併用する場合はリモコンのリモコンセンサーは使用しないでください。

換気扇との接続について
室内コントロール基板上の換気扇出力 (ＦＡＮ ＤＲＩＶＥ： ２Ｐ( 白 ),ＤＣ１２Ｖ) で市販の換気扇等を運転する場
合は、 換気 ボタンによって操作可能にする設定変更を行ってください。
① 点検 ＋ 換気 ＋ セット／取消 ボタンを４秒以上押します。
注） 最初に表示されるユニット No はグループ制御の親機の室内アドレスです。
注） ユニット選択 ボタンを押さないでください。
▼
▲
②温度設定
／
ボタンで、 項目コードを指定します。
▲▼③時間／
ボタンで、 設定データをからに変更します。
④ セット／取消 ボタンを押します。 （表示が点滅から点灯に変わればＯＫ）⑤ 点検 ボタンを押します。
通常の停止状態になります。 換気 ボタンを押して、 液晶表示部に “” と表示されることを確認してください。
注） 室内コントロール基板に接続する専用配線 ( 別売品 ) が必要になります。

C-127

番

単4形乾電池×2本

源

0℃～40℃・20％～80％※屋内設置専用

100g(乾電池、リモコンホルダーを含みません)

CZ-10RWP2(高さ)165 mm × (幅)59 mm × (奥行)22 mm

電

量

寸 法

使用温度・湿度範囲

重

外 形

品

仕様

59

ワイヤレスリモコン寸法図

22

C-128

品番

2-R1.75

3.5

CZ-10RWP2

6
φ3.5

64

30

《ワイヤレスリモコン》
（送信部）

外形寸法図

リモコンホルダー(付属)寸法図

7. リモコン制御関連編

ワイヤレスリモコン送信部 / CZ-10RWP2

69
165

7. リモコン

制御関連編
1. 各部の名前

ワイヤレスリモコン送信部

1‒1 ワイヤレスリモコン送信部‫ۄ‬ཟ◻ᅽሤ

⣌⟵バџᓹ

ɒɖȬʀヹ

ᭉȰɕ

‫ݨ‬ᨯ

ɝȫɳɇʀ

ӱɇȬɦʀ

ᖑ઻
▶

ヒ

チ

⣌⟵չ၁

ユヤヰワモヷリ

၁ᕧ

チ CZ-10RWP2

ᚩಏ

ⳃ۹

ビ

չɇȬɦʀ

▶

ヤラユヤレ

送信部
表示部

運転状態を表示します。
（図は全部を表示した状態です）

ピ

‫ۄ‬ᘲ
モヤ

ヴユヵ

ɷȬɬɴɁɲɪȻɻ⢌Ј⤴

ᚩಏⳃ⢦● 1台のリモコンで室内ユニット最多8台までグループ制御できます。

ᆣ╹

ンヤ

ンユヴユヵ

運転／停止ボタン押すと運転、もう一度押すと停止します。

CZ-10RWRU7

風速ボタン
CZ-10RWRL1

CZ-10RWRL2

ON

1.
2.
3.

1.
2.
3.

アドレス設定リモコン親

風速を変えます。

CZ-10RWRC1A

ON
OFF

アドレス設定
リモコン親

ON
OFF

操作部

操作部

ᛂᛴ㐠㌿

‽ഛ୰
ࣇ࢕ࣝࢱ࣮

受信部

タイマー 準備中

ユヤヰワモヷリ

⣌⟵չ၁

၁ᕧ

ᭉȰɕ

ɝȫɳɇʀ

「ナノイー X」設定をします。

別置受信部

CZ-10RWRD1A

CZ-10RWRT1A

換気ボタン

市販の換気扇等を接続したときに使用します。

応急運転

ӱɇȬɦʀ

ᖑ઻

չɇȬɦʀ

‫ۄ‬ᘲ

ȰȪȻɻ

運転切換ボタン省エネボタン

省エネ設定をします。

フィルターボタン● 受信部のフィルターサイン（ランプ）を消灯します。

ɲɪȻɻ

ᆣ╹

ȪɑɴɁ

● 別売の昇降グリルを接続しȪɑɴɁ ɲɃɋɐ

たときに使用します。

時計ボタン
4方向天井カセット形※1 1方向天井カセット

1方向天井カセット形※1 ／高天井用1方向カセット形／ （オフィス店舗用エアコン）（ビル用マルチ・ガスヒートポンプエアコン）天井吊形
天井吊形
スリム形を除く。

現在時刻を合わせるときに使用します。

タイマー設定ボタン

入／切タイマーを設定します。

カバー

リモコンリセットボタン

中央上部を押してから下にス
ライドします。

据付（電気）工事説明書
別添付

乾電池交換後に使用します。

このたびは、ワイヤレスリモコンをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
● 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。本書はワイヤレスリモコンの取扱説明書です。室内ユニットなどに付属の取扱説明書とあわせてお読みください。
● ご使用前に「安全上のご注意」、「使用上のお願い」を必ずお読みください。
● この取扱説明書は室内ユニットなどに付属の取扱説明書とともに大切に保管してください。
● お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
また、お使いになる方が代わる場合は、必ず本書をお渡しください。
※ 別売のワイヤレスリモコン受信部とセットで、お使いください。

リモコンアドレスボタン
アドレス設定をします。

Printed in China
F0518-30423
ACXF55-21303

液晶画面
換気扇運転中安全上のご注意

送信中

昇降グリル操作中必ずお守りください

エコナビ設定中

省エネ設定中注意

設定温度自動リターン操作中

運転モード
風速

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

設定温度

風向「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

「ナノイー X」設定中

繰り返しタイマー設定中■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

：入タイマー設定中：切タイマー設定中

実行しなければならない内容（強制事項）です。

してはいけない内容（禁止事項）です。

1‒2 ワイヤレスリモコン受信部

警告
据え付けや移動・修理は販
売店か専門業者に依頼する

必ず守る （水漏れや感電・火災の原因）

当社指定のエアコンと接続して使う必ず守る （水漏れや感電・火災の原因）

体の不自由な方や乳幼児だけが在室する状況でエコナビ機
必ず守る 能を使わない● 室内ユニットに取り付けてあります。
（別置受信部を除く）

CZ-10RWRU7

異常・故障時には直ちに使用を中止し、漏電しゃ断器を切るⒶ

CZ-10RWRL1
ON

リモコン親

Ⓐ

Ⓒ

OFF

ᛂᛴ㐠㌿

Ⓐ

Ⓒ

Ⓒ

準備中
⣌⟵チ ɇȬɦʀ ᛡѿ˛チⒷ

CZ-10RWRU2A

運転

タイマー 準備中

応急運転（感電や故障の原因）

Ⓐ

㐠 ㌿
ࢱ࢖࣐࣮
‽ഛ୰
ࣇ࢕ࣝࢱ࣮

Ⓑ

2方向天井カセット形

Ⓒ Ⓐ

別置受信部

CZ-10RWRD1A

CZ-10RWRT1A

Ⓑ

Ⓐ
Ⓑ

Ⓐ
Ⓒ

注意
禁止

Ⓑ

1234

1.
2. アドレス設定
3.
4. リモコン子 ON

OFF

運転 タイマｰ

ぬれた手で操作しない

水洗いしない（感電や故障の原因）

リモコン親

Ⓑ

すぐに、販売店へ点検・修理を依頼
してください。

リモコンを分解しない

CZ-10RWRC1A

ON

1234

1.
2. アドレス設定
3.
4. リモコン子 ON

異常・故障例• スイッチを入れても運転しない。
• 運転中にこげ臭いにおいがしたり、必ず守る
異常な音がする。
• ブレーカーがたびたび切れる• 本体が変形したり、異常に熱い。

禁止

CZ-10RWRL2Ⓒ（感電や火災の原因）（体調の悪化・健康障害の原因）
動きが小さい状態で長時間経過するとエコナビセンサーが不在と判定し、空調機の運転が停止することがあります。

：設定温度を 1 ℃ずつ上げます。
：設定温度を 1 ℃ずつ下げます。

運転モードを切り換えます。
ɒɖȬʀヹ「ナノイー X」ボタン

受信部

2 方向天井カセット形

ᚩಏⳃ۹

エコナビ設定をします。

ࢱ࢖࣐࣮

準備中

⣌⟵チ ɇȬɦʀ ᛡѿ˛チ

CZ-10RWRU2A⣌⟵バџᓹ

エコナビボタン㐠 ㌿

運転 タイマｰᚩಏⳃ⢦

風向を変えます。

1234

4. リモコン子

ᚩಏ

風向ボタン

ON

1234

4. リモコン子

運転

温度ボタン
ᚩಏ

ワイヤレスリモコン受信部

4方向天井カセット形（感電・火災の原因）
禁止

Ⓑ

Ⓒ

１方向天井カセット形
高天井用１方向カセット形（ビル用マルチ・ガスヒートポンプエアコン）
天井吊形（オフィス店舗用エアコン）
天井吊形● 壁掛形は、室内ユニットに付属の説明書をご確認ください。

Ⓐ 応急運転ボタン（⇒「1‒3 応急運転のしかた」）

使用上のお願いⒷ 受信部

送信部からの信号を受信します。

● 次のような場所に設置しない• 湿気・油分・振動が多い／直射日光があたる／ 熱源の近く／結露する（故障の原因）• 受信部の近くに電子式瞬時点灯方式（ラピッドスタート方式）またはインバーター方式の蛍光灯がある（誤動作の原因）Ⓒ 表示ランプ● スプレーを吹きかけない（誤動作や故障の原因）• 液体（洗剤、アルコール、有機溶剤など）がかからないようにしてください。

● アルコール消毒液、ベンジンやシンナー、化学ぞうきんなどでふかない（液晶画面のくもり・

変色や故障の原因）• ひどい汚れは、水またはぬるま湯を含ませ、よくしぼった布でふいてください。

C-129

異常発生中はいずれかが点滅します。表示ランプが点滅したときはお買い上げの販売店にご相談ください。
運転ランプ（緑）タイマーランプ（緑）
準備中ランプ（橙）フィルターランプ（赤）別置受信部のみ

運転中に点灯します。
タイマー予約中に点灯します。
暖房運転時、次のようなときに点灯します。
運転開始時／温度調節器がはたらいたとき／霜取運転中
フィルターの掃除時期をお知らせします。

7. リモコン

制御関連編
5. ペアリングアドレス設定について

1‒3 応急運転のしかた
次のようなとき、ワイヤレスリモコン受信部の応急運転ボタンを使って応急的に運転してください。
● ワイヤレスリモコン送信部の乾電池の容量がなくなった。
● ワイヤレスリモコン送信部が故障した。
● ワイヤレスリモコン送信部を紛失した。
■ 壁掛形以外の場合
応急運転ボタン を押す● 運転ランプが点灯します。
● 冷暖自動運転になります。冷暖自動不可の場合、運転を開始するときの室温が24 ℃以上のときは冷同じ部屋にワイヤレスリモコン対応の室内ユニットが複数台設置されているときに混信を防ぐためにアドレスを設定してください。
ワイヤレスリモコン送信部のアドレスと受信部のアドレススイッチの数字を合わせることにより、6台までの室内ユニットを対応するリモコンで個別に制御することができます。
ワイヤレスリモコン送信部には送信用のアドレス、受信部には受信用のアドレス設定があります。
設定が異なるとリモコン操作を受け付けません。

房運転、室温が24 ℃未満のときは暖房運転になります。

アドレスの確認方法● 再度 応急運転ボタン を押すと停止します。

先の細い物で■ 壁掛形の場合● 室内ユニットに付属の取扱説明書をご確認ください。

ɲɪȻɻ
ȪɑɴɁ

を押す

● 現在のアドレス番号を5秒間表示します。
● このアドレスが受信部のアドレスと一致してお知らせ● 冷暖フリータイプ（3WAY）以外をお使いの場合「ピッピー」という音がして、表示ランプの運転ランプが点灯、タイマーランプと準備中ランプが交互に点滅していたら冷房モードまたは暖房モードが不一致ですので、希望するモードでの運転はできません。
（冷暖自動の機能がない機種で冷暖自動を選択しても同じ動作になります）
ᚩಏᚩಏⳃ۹⣌⟵չ၁ ᭉȰɕ を● 集中制御機器等で手元禁止の設定がされている場合、⣌⟵バџᓹ ⳃ⢦
操作したとき、「ピッ」という音が 5回して、変更を受け付けません。

いれば、受信部からブザーが鳴ります。
（ALLになっていれば必ずブザーが鳴ります）● ALLになっていれば、受信部のアドレスに関わらずに操作できます。操作したい受信部にリモコンを向けて送信してください。

⣌⟵バџᓹ

先の細い物で、リモコンリセットボタンを押す

ツマミ

⣌⟵バџᓹ

⣌⟵չ၁

ᭉȰɕ

ɝȫɳɇʀ

ɒɖȬʀヹ

ユヤヰワモヷリ

⣌⟵չ၁

၁ᕧ

ᭉȰɕ

ɝȫɳɇʀ

ӱɇȬɦʀ

չɇȬɦʀ

電池カバー

⊕⊖ 極の向きを正し
く入れてください。

■ 乾電池は

‫ۄ‬ᘲ
ɲɪȻɻ

ᆣ╹

ȪɑɴɁ

ȪɑɴɁ ɲɃɋɐ

＜リモコンの設定＞

‫ۄ‬ᘲ
ɲɪȻɻ

ᆣ╹

1 先の細い物でȪɑɴɁ ɲɃɋɐ

ɲɪȻɻ
ȪɑɴɁ

を4秒以上押す● 現在のアドレス番号が点滅表示します。

● 現在時刻表示が「ȪɑɴɁ

アドレスの合わせかた

リモコンリセットボタン● 表示にしたがって

ᖑ઻

չɇȬɦʀ
ȰȪȻɻ

■ 壁掛形以外の場合

ᖑ઻

ȰȪȻɻ
ȪɑɴɁ

ɲɪȻɻ

電池カバーを閉めるᚩಏⳃ۹▽ マーク方向へ押しながら開きます。

ユヤヰワモヷリ

၁ᕧ

ᚩಏ

ⳃ⢦

● ツマミをつまんで

ɒɖȬʀヹ

ӱɇȬɦʀ

単 4 形アルカリ乾電池を2本入れる」になら「ないときは、電池を入れ直してください。

ᚩಏ

ⳃ⢦

2

」または

ɲɪȻɻ
ȪɑɴɁ

⣌⟵バџᓹ

で操作したい受信部の

●

ɲɪȻɻ
ȪɑɴɁ

を押すたびに「ALL（すべてのアドレス）→ 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6」の順で切り換わります。
● 受信部のアドレス設定と一致していれば受信部からブザーが鳴ります。

ɒɖȬʀヹユヤヰワモヷリ

⣌⟵չ၁

၁ᕧ

ᭉȰɕ

ɝȫɳɇʀ

ӱɇȬɦʀ

ᖑ઻

չɇȬɦʀ

‫ۄ‬ᘲ

ȰȪȻɻ

3. 現在時刻の合わせかた
ᆣ╹を2秒以上押す● 時刻表示が点滅します。
〔「

点灯〕

ᆣ╹

ȪɑɴɁ

ȪɑɴɁ ɲɃɋɐ

2
3

お知らせ
● 受信部のアドレスは、ご使用のワイヤレスリモコン受信部の説明書に従って設定してください。

設定はお客様自身で行わず、必ずお買い上げの販売店にご相談ください。

＜室内ユニットの設定＞
⣌⟵バџᓹ

を押す

で「分」を合わせ、 ᖑ઻ を押すユヤヰワモヷリ

⣌⟵չ၁

၁ᕧ

ᭉȰɕ

ɝȫɳɇʀ

ӱɇȬɦʀ

ᖑ઻

չɇȬɦʀ

‫ۄ‬ᘲ

ȰȪȻɻ

● 運転ランプ → タイマーランプ → 準備中

ᚩಏ

ɒɖȬʀヹ

ȪɑɴɁ

1 受信部の 応急運転ボタン を4秒以上押す

ᚩಏ

ⳃ⢦
ⳃ۹

で「時」を合わせ、ランプの順で点灯を1秒周期で繰り返し、
アドレス設定の準備状態となります。

室内ユニットの受信部
応急運転ボタン＜リモコンの設定＞

2 「■ 壁掛形以外の場合」（⇒上記）の

2, 3

手順 1 ～ 2 を行う● 設定を続けて行うには、「■ 壁掛形以外の

ɲɪȻɻ

ᆣ╹

場合」の手順 2 を繰り返します。

ȪɑɴɁ ɲɃɋɐ

2, 3● 3 分間リモコンからのデータ送信がない

1

場合、室内ユニットのアドレス設定準備は終了します。

お知らせ● 室内ユニットのアドレス設定準備を終了● 現在時刻の設定中に一定時間ボタン操作がない場合、表示している時刻に設定します。
● 時刻は定期的に合わせてください。

する場合、受信部の 応急運転ボタン を押してください。

4. リモコンの取り扱いかた

6. 対応機能について● ワイヤレスリモコン送信部は手で持ち受信部に向けて操作をしてください。

お使いのワイヤレスリモコン受信部の機種によっては、一部の機能が使用できません。

正常に受信されるとブザーが鳴ります。

● 送信できる距離は直線で 6 ｍ以内です。この距離は目安です。使用条件により短くなることがあります。
● 受信部（本体または別置受信部）との間に信号をさえぎる物がないようにしてください。
● 直射日光や本体からの風が直接当たる場所、ストーブの近く等に置かないでください。
● 落としたり、投げたり、水洗い等しないでください。
● 電子式瞬時点灯方式（ラピッドスタート方式）、またはインバーター方式の蛍光灯がある部屋
では信号を受け付けない場合があります。詳しくはお買い上げの販売店にご確認ください。

壁等に取り付けてご使用になる場合
取り付ける付属のリモコンホルダーを取付ネジで止める

取り外す

ワイヤレスリモコン送信部を上からスライドさせて取り付ける

ワイヤレスリモコン送信部
を上へ引き抜く

受信部の機能の有無については、

ɲɪȻɻ

ȪɑɴɁ

ɲɪȻɻ

機能

ȪɑɴɁ

風速設定
「ナノイー X」設定
エコナビ設定省エネ設定
個別風向固定設定
設定温度自動リターンを押したときのブザー音で確認できます。

を押したときのワイヤレス受信部のブザー音「ピピッ」の場合
５段階設定 ※ 1「ピッ」の場合
3段階設定 ※ 1 ※ 2

機能あり ※ 1

この機能は使用できません ※ 3

機能あり※ 1 室内ユニットの機種やオプション機器の組み合わせによって使用できる機能が異なります。
室内ユニットタイプが同じでも能力や年式により機能が異なる場合があります。
室内ユニットの設定できる機能については室内ユニットの取扱説明書を参照してください。
、、の３段階の風速設定が可能です。
※2（

取付ネジ（付属）
※3

ɒɖȬʀヹ

を選択時は
ユヤヰワモヷリ

ᭉȰɕ

、

を選択時は

と同じ風速で動作します）

ボタンの有効／無効を設定するには（⇒「18. ボタン制御について」
）

7. 仕様
品
番
寸
法
質
量
使用温度・湿度範囲
時 計 精 度電源

● 壁に取り付ける位

リモコンホルダー

1, 2■ 壁掛形の場合」（コロン）は

ᖑ઻

2

ɲɪȻɻ

■ 乾電池を交換するときは● 単4形アルカリ乾電池を2本同時に交換してください。
● 充電式電池（Ni-Cd、ニッケル水素など）は使わないでください（サイズ、形、性能の一部が異なるため）● ご使用後の乾電池は指定の場所に捨ててください。
● 電池を取り外すと出荷設定に戻ります。
● 乾電池交換後は、現在時刻を合わせてください。
（⇒「3. 現在時刻の合わせかた」）

現在の
アドレス
番号

ᚩಏ

ⳃ۹

アドレスを選び、 ᖑ઻ を押す● 寿命は約1年です。
● 消耗すると、受信しにくくなったり、リモコンの表示が薄くなったりします。
● 長時間使わないときは、取り出してください。
（液漏れ防止のため）● 乾電池が切れたときは、本体で応急運転ができます。
（⇒「1‒3 応急運転のしかた」）

1

現在の
アドレス
番号

ᚩಏ

ⳃ۹

2. 乾電池の入れかた
電池カバーを開けるᚩಏⳃ⢦

置 で ⣌⟵バџᓹ を 押し、正常に受信されることを確認してください。

● ワイヤレスリモコン送信部が、受信部の受信できる範囲にない場合は、操作ができません。

C-130

CZ-10RWP2（高さ）165 mm×（幅）59 mm×（奥行）22 mm
100 ℊ（乾電池、リモコンホルダーを含みません）
0 ℃～40 ℃・20％～80％（屋内設置専用）±90秒／月（常温25 ℃）
単4 形アルカリ乾電池×2本

7. リモコン

制御関連編

8. 基本の使いかた

10.「ナノイー X」設定をする● 漏電しゃ断器は、ユニットの説明書を参照し、事前に入れてください。

運転中に ɒɖȬʀヹ を押す● ワイヤレスリモコン送信部は手で持ち受信部に向けて操作をしてください。

運転／停止する
⣌⟵バџᓹ

を押す

ᚩಏ

暖房
：16 ℃～30 ℃
ドライ・冷房：18 ℃～30 ℃● 送風時は温度設定ができません。
● 機器によって設定できる温度

範囲が異なります。

⣌⟵バџᓹユヤヰワモヷリ

⣌⟵չ၁

၁ᕧ

ᭉȰɕ

ɝȫɳɇʀ

ӱɇȬɦʀ

を押す
→

→

չɇȬɦʀ

ȪɑɴɁ

‫ۄ‬ᘲ

⣌⟵չ၁

ɲɪȻɻ

ᆣ╹

⣌⟵バџᓹ
ⳃ۹

ɒɖȬʀヹ

と表示されます。

ȪɑɴɁ ɲɃɋɐ

ᚩಏ

ɒɖȬʀヹ

ユヤヰワモヷリ

⣌⟵չ၁

၁ᕧ

ᭉȰɕ

ɝȫɳɇʀ

ӱɇȬɦʀ

ᖑ઻

չɇȬɦʀ

‫ۄ‬ᘲ

ȰȪȻɻ
ȪɑɴɁ

ɲɪȻɻ

ᆣ╹

ȪɑɴɁ ɲɃɋɐ

を押す● 押すたびに「 冷暖自動 → 暖房 →

ドライ → 冷房 → 送風 」の順で切り換わります。
● 冷暖自動について（⇒下記）● 冷房専用タイプは、冷暖自動、暖房運転ができません。
● 機種によって選択可能な運転モードが異なります。運転モード の 表 示 を 変 更 す る に は（ ⇒「17. 各種設定について」）● 機能が付いていない場合は、

ᚩಏⳃ⢦

運転モード（冷暖自動／暖房／
ドライ／冷房／送風）を変える

ᖑ઻

ȰȪȻɻ

→
→ 風速自動」の順→で切り換わります。
● 送風時は風速自動になりません。
● 暖房時、風速「」で運転して暖まりが良くない場合は、風速」や「」に切り換えを「てみてください。
● 機種によって選択可能な風速が異なります。

室内ユニットが運転中に（冷房、ドライ、暖房、送風、冷暖自動）、「ナノイー」（水に含まれた微粒子イオン）が室内ユニットから放出されます。
● ɒɖȬʀヹ を押したときに受信部が「ピッピー」と鳴る場合は、室内ユニットが本機能に非対応です。
ボタンの有効／無効を設定するには（⇒「18. ボ
タン制御について」）● 「ナノイー X」機能がない機器の場合、数秒間

件により異なります。上限温度を変更するには（⇒「17. 各種
設定について」）

ᚩಏ

ɒɖȬʀヹ

風速を変える● 上限温度はシステムや使用条

ᚩಏ

ⳃ⢦
ⳃ۹

● 押すたびに「を押すᚩಏ

● 冷暖自動 ：17 ℃～27 ℃⣌⟵バџᓹ を押しても停止できな
いときは、漏電しゃ断器を切ってから、お買い上げの販売店へお知らせください。
● 運転を停止しても、室外ユニッ
トはしばらく運転するときが
あります。

●

ⳃ⢦

● 押すたびに「オン／オフ」を切り換えます。
● 「オン」にすると、「」が表示されます。
● 「ナノイー X」設定を「オン」にすることにより、設定温度を変える

11. エコナビ設定をする（別売品のエコナビパネル（CZ-160KPEU ※）・壁設置形のエコナビセンサー等を接続時）※ シリーズ番号が入ります。

運転中に ユヤヰワモヷリ を押すと表示され、使用できません。

● 押すたびに「オン／オフ」を切り換えます。
● 「 オ ン 」に す る と、「」が 表 示 さ れます。※

風向を変える● 高精度なエコナビセンサーがリアルタイムに室を押す● エコナビ機能によって目標温度が変更されても、

ⳃ۹

内を監視、人を検知して、ムダな運転を抑えます。

● 押すたびに「→● スイング中にⳃ۹→→→→ （スイング）→ （スイング停止）」の順で切り換わります。
を押すと、お好みの位置でフラップを止められます。
● 暖房準備時は、スイングや風向設定にかかわらず、フラップが上向きになります。
● 機種によって選択可能な風向が異なります。
● 機能が付いていない場合は、と表示され、使用できません。

● リモコンで操作するフラップは絶対に手や棒で動かさないでください。故障の原因になります。

冷暖自動について設定温度と室温の差を感知し、暖房または冷房を自動で選びます。
冷暖自動は、冷暖フリータイプ（3WAY）や同一冷媒系統内の全室内ユニットが 1つのグループ制御になっている場合のみ可能です。ガスヒートポンプエアコンをお使いの方は、お買い上げの販売店へお問い合わせください。

9. 吹出口ごとに風向を設定する

2

4

室内
ユニット
の番号

風向

吹出口の
番号

を押すと、
「F1 ↔ F2 ↔ F3 ↔
F4 ↔ AL（すべての吹出口）」の順で切り換わります。
● 室内ユニットのパネ□ マーク
ルにある□ マークF1
（凹形状）が、吹出口の1 番の目印になり
F2
F4
ま す。機 種 に よ っ ては、□ マ ー ク（ 凹 形F3状）がないものがあります。
● 吹出口の番号は、取り付け方向によって変わります。実際に動作させて確認してくだ
さい。

●

ᚩಏ

を押すと、
「

（スイング）↔

↔
‫ۄ‬ᘲ

で風向を選び、 ᖑ઻ を押す

ᚩಏ

↔

（固定解除）↔

ユヤヰワモヷリ

⣌⟵չ၁

၁ᕧ

ᭉȰɕ

ɝȫɳɇʀ

ӱɇȬɦʀ

ᖑ઻

չɇȬɦʀ

‫ۄ‬ᘲ

ȰȪȻɻ

ɲɪȻɻ

ᆣ╹

ȪɑɴɁ ɲɃɋɐ

を押す

1

⣌⟵バџᓹ
ⳃ۹

ᚩಏ

ɒɖȬʀヹ

ユヤヰワモヷリ

⣌⟵չ၁

၁ᕧ

ᭉȰɕ

ɝȫɳɇʀ

ӱɇȬɦʀ

ᖑ઻

չɇȬɦʀ

‫ۄ‬ᘲ

↔

」の順で切り換わります。

を押す

ȰȪȻɻ
ȪɑɴɁ

● 換気扇運転中は、「」が表示されます。

● エアコンを運転、停止したときは、換気扇も同時に運転／停止します。
● 換気機能がない機器の場合、数秒間
されます。

と表示

ᚩಏ

ⳃ⢦

で吹出口の番号を選ぶ

↔

5

၁ᕧ

●

ᚩಏ

ɒɖȬʀヹ

● 押すたびに換気扇が運転／停止します。

ᚩಏᚩಏユヤヰワモヷリ

၁ᕧ
ボタンは、出荷時は「無効」に設定されています。換気扇を接続したときは、 ၁ᕧ ボタンを「有効」にしてください。
（⇒「18. ボタン制御について」）を同時に 4 秒以上押す

ᚩಏ
ᚩಏ
を押すと、
「U1 ↔ U2 ↔ …
↔ U8 ↔ AL（リモコンに接続されている
すべての室内ユニット）」の順で切り換わ
り、受信部からブザーが鳴ります。
・ 設定可能なとき ：「ピッ」「ピッピー」
・ 設定不可のとき※：※ 室内ユニットが未接続や本機能に非対
応のとき

●

ᚩಏ

12. 換気扇を運転／停止する

個別風向固定設定」が点滅し、設定画面に切り換わります。

ᚩಏ

⣌⟵バџᓹ
ⳃ۹

（市販の換気扇等を接続時）で設定する室内ユニットの番号を選び、 ᖑ઻ を押す
●

3

ᖑ઻

ⳃ۹

ᚩಏ

ⳃ⢦

ȪɑɴɁ

室内の状況に合わせて吹出口ごとの風向を個別に設定できます。
ⳃ۹
で操作しても（⇒「風向を変える」）、ここで設定した風向は変更されません。

●「

状況によって省エネ効果が小さくなることがあります。
● ユヤヰワモヷリ を押したときに受信部が「ピッピー」と鳴る場合は、室内ユニットが本機能に非対応です。
ボタンの有効／無効を設定するには（⇒「18. ボ
タン制御について」）● エコナビ機能がない機器の場合、数秒間と表示されます。
※ 運転モードが送風時は表示されません。

（対応機種：4 方向天井カセット形）

1

リモコンに表示される設定温度は変化しません。

● 室内ユニットを複数台運転する場合は、部屋の

ɲɪȻɻ

ᆣ╹

ᚩಏ

ⳃ⢦

⣌⟵バџᓹ

2, 4

ⳃ۹

၁ᕧ

1, 2, 4ɒɖȬʀヹユヤヰワモヷリ

⣌⟵չ၁

၁ᕧ

ᭉȰɕ

ɝȫɳɇʀ

ӱɇȬɦʀ

5

ᖑ઻

չɇȬɦʀ

‫ۄ‬ᘲ

ȰȪȻɻ

ȪɑɴɁ ɲɃɋɐ

ᚩಏ

ȪɑɴɁ

ɲɪȻɻ

ᆣ╹

ȪɑɴɁ ɲɃɋɐ

3

13. 省エネ設定をする
運転中に ᭉȰɕ を押す● 押すたびに「オン／オフ」を切り換えます。
● 「オン」にすると、「」が表示されます。

● 省エネ運転時は、最大電流値やエンジン最高回転

速度を制限した運転になるため、冷房／暖房などの能力は低下します。
（ 室外ユニットの運転が制限値以下の場合は、制限されません）● ᭉȰɕ を押したときに受信部が「ピッピー」と鳴る場合は、室内ユニットが本機能に非対応です。
ボタンの有効／無効を設定するには（⇒「18. ボ
タン制御について」）● 省エネ機能がない機器の場合、数秒間と表示されます。

の代わりに ᖑ઻ を押すと、手順 2に戻り、続けて設定できます。
‫ۄ‬ᘲ

ᚩಏ

ⳃ⢦

⣌⟵バџᓹ
ⳃ۹

ɒɖȬʀヹ

ユヤヰワモヷリ

⣌⟵չ၁

၁ᕧ

ᭉȰɕ

ɝȫɳɇʀ

ᭉȰɕ

ӱɇȬɦʀ

ᖑ઻

չɇȬɦʀ

‫ۄ‬ᘲ

ȰȪȻɻ
ȪɑɴɁ

お知らせ
● 途中で操作をやめるときは、 ‫ۄ‬ᘲ を押してください。

C-131

ᚩಏ

ɲɪȻɻ

ᆣ╹

ȪɑɴɁ ɲɃɋɐ

7. リモコン

制御関連編

14. 温度を変更しても設定時間後に元に戻す 設定温度自動リターン

16. 昇降グリルの操作方法

温度を変えても、決めた時間がたったら自動で決めた温度に戻すように設定できます。

（別売の昇降グリルが接続されている場合）● 運転モードごとに時間と温度を設定します。

1

●「

2

⣌⟵չ၁

●

● 昇降グリルの操作（下降・停止・上昇）を行うとき、操作ボタンを押してから昇降グリルが下降・

4

停止・上昇するまで数秒かかります。

」が点滅し、設定画面に切り換わります。

1

で運転モードを選び、 ᖑ઻ を押す⣌⟵չ၁ を押すたびに、「ドライ・冷房 → 暖房

→ 冷暖自動」の順で切り換わり、受信部からブザーが鳴ります。
・ 未設定のとき ：
「ピッ」
「ピピッ」
・ 設定済みのとき：

3● ワイヤレスリモコン送信部は、操作を行いたい室内ユニットの受信部に向けてください。

を同時に 4 秒以上押す

ᚩಏ

運転
モード

ⳃ⢦
ⳃ۹

で温度を設定し、 ᖑ઻ を押すᚩಏ

：17 ℃～27 ℃
暖房：16 ℃～30 ℃
ドライ・冷房 ：18 ℃～30 ℃● 機器によって設定できる温度範囲が異な
ります。

5

‫ۄ‬ᘲ

●

を押す

ɒɖȬʀヹ

ユヤヰワモヷリ

⣌⟵չ၁

၁ᕧ

ᭉȰɕ

ɝȫɳɇʀ

ӱɇȬɦʀ

ᖑ઻

չɇȬɦʀ

‫ۄ‬ᘲ

ȰȪȻɻ
ȪɑɴɁ

‫ۄ‬ᘲ の代わりに ᖑ઻ を押すと、
手順 2に戻り、続けて設定できます。

ᚩಏ

ɲɪȻɻ

ᆣ╹

⣌⟵バџᓹ を押さなくても、昇降グリルが下降
しおえる、または収まると自動的に停止します。
● 昇降グリルが収まると、数秒後にモーターが停止します。⣌⟵バџᓹ で止めず、自動的にモーターが停止したことを確認してくだ
さい。
● 下降中または上昇中に他の操作を行うときは、必ず、一度停止をしてから行ってく
ださい。

2
2, 4

3

5

ɝȫɳɇʀ

●「

設定を変更する

⣌⟵バџᓹ

ᚩಏ

ⳃ۹

ɒɖȬʀヹ

ユヤヰワモヷリ

⣌⟵չ၁

၁ᕧ

ᭉȰɕ

ɝȫɳɇʀ

ӱɇȬɦʀ

1, 3

‫ۄ‬ᘲ

ȰȪȻɻ
ȪɑɴɁ

2

ᖑ઻

չɇȬɦʀ

を4秒以上押す

2

ɲɪȻɻ

ᆣ╹

ȪɑɴɁ ɲɃɋɐ

フィルターランプを消す（フィルターランプは別置受信部のみ搭載）

設定を解除するɝȫɳɇʀを同時に 4 秒以上押す

ᚩಏ

ᚩಏ

ⳃ⢦

」の表示が消えます。
● 昇降グリルの動作中に ɝȫɳɇʀ を押すと、昇」の表示
降グリルが停止して、「が消えます。再度昇降グリルを動かしたい
ときは、手順 1 に戻ってください。

1, 3

設定のときと同様、上記の手順 1 ～ 5 を行う

1
2

ᚩಏ

●

1, 4

ȪɑɴɁ ɲɃɋɐ

で昇降グリルを上下させ、で停止させる

ᚩಏ

ᚩಏ

⣌⟵バџᓹ

を4秒以上押す

⣌⟵バџᓹ

戻り時間
（分）

● 設定範囲：10 ～240分（10 分単位）
ᚩಏ

2

温度

で、決めた温度に戻るまでの時間（戻り時間）を設定する● 冷暖自動ɝȫɳɇʀ●「」が表示されます。
● 室内ユニットの運転は停止します。

を押す● 受信部からブザーが鳴ります。

⣌⟵չ၁ で運転モードを選び、 ‫ۄ‬ᘲ
を 4秒
以上押す

● 受信部が「ピッ」と鳴ります。
●‫ۄ‬ᘲ
を10秒以上押すと、すべての運転
モードの設定を解除します。

お知らせ● 途中で操作をやめるときは、 ‫ۄ‬ᘲ を押してください。

15. タイマー運転のしかた

17. 各種設定について● 予約の前に、現在時刻が合っていることを確認してください。
● タイマーの設定は運転中のみ可能です。

● タイマー設定後、ワイヤレスリモコン送信部をワイヤレスリモコン受信部の近く（信号受信可能な場所）に置いてください。

お使いの室内ユニットによって各種設定変更が可能です。
運転モード表示、時計表示（24時間、午前／午後）、暖房上限温度● この設定はリモコン内部の不揮発性メモリーに保存されますので、乾電池を交換しても再設定は必要ありません。

● リモコンの表示が停止中（現在時刻のみ表示）になっているのを確認してから設定してくだ

1

ӱɇȬɦʀ

さい。

または չɇȬɦʀ を 2 回押す● 前回設定したタイマー時刻が点滅します。

＜操作方法＞（タイマー設定がないときや乾電池交換時
は「
」が点滅）

2

● 各項目の下記のボタンを押しながら●でタイマー時刻を設定する● 10分単位で変更できます。

設定項目を押し続けると早送りができ

●

ます。

3

ᖑ઻

⣌⟵バџᓹ
ⳃ۹

⣌⟵չ၁ を押したときのリモコンの運転モード表示設定ᚩಏ● タイマー時刻が点灯表示に変わり、3 秒後」が表入／切タイマーを組み合わせる

1

タイマー時刻を確認する
ӱɇȬɦʀ

ɒɖȬʀヹ

ユヤヰワモヷリ

⣌⟵չ၁

၁ᕧ

ᭉȰɕ

ɝȫɳɇʀ

ӱɇȬɦʀ

ᖑ઻

չɇȬɦʀ

‫ۄ‬ᘲ

ȰȪȻɻ

入／切タイマー時刻をそれぞれ設定する

ȪɑɴɁ

操作ボタン

3

時刻表示設定

ɲɪȻɻ

ᆣ╹

設定内容

リモコンの表示

標準の室内ユニット（冷暖自動あり）

ᚩಏ

ⳃ⢦

を押す

に現在時刻表示に戻ります。
● 設定すると、「」または「示されます。

を押すごとにリモコン表示が変わります。
を離した時点で、表示されている内容に設定されます。

⣌⟵չ၁を押しながら

標準の室内ユニット（冷暖自動なし）
冷房専用の室内ユニット

ᆣ╹を押しながら24時間
午前／午後ȪɑɴɁ ɲɃɋɐ

2

暖房運転で設定できる温度範囲の上限値

または չɇȬɦʀ を押す

ᚩಏ

を押しながら

暖房温度範囲の上限
26 ℃～30 ℃● タイマー時刻を4秒間表示します。
● タイマー設定がないときや乾電池交換時は「」が表示されます。
（初期状態）

タイマー時刻を変更する
設定のときと同様、上記の手順 1 ～ 3 を行う

タイマー時刻を取り消す
‫ۄ‬ᘲ

を押す

● 入／切タイマーのどちらかを取り消したい場合は、ӱɇȬɦʀ または չɇȬɦʀ を押し、タイマー時刻が表示されている状態で ‫ۄ‬ᘲ を押します。

18. ボタン制御について
お使いの室内ユニットによって以下のボタンの有効／無効を変更できます。
ナノイー X、エコナビ、換気、省エネ
変更したい設定内容のリモコンボタンを4秒以上押す● 4秒以上押すごとに有効／無効が切り換わります。
● 無効にすると、ボタンを押したときに示され、使用できません。

タイマーを毎日同じ時刻に使う
ᖑ઻を2 秒以上押す● 設定すると、「」が表示されます。
● 再度 ᖑ઻ を2秒以上押すと、「」の表示が消えて、1回だけの動作となります。

C-132

と表

リモコンボタン

設定内容

ɒɖȬʀヹ

ナノイー X ボタンの有効／無効設定ユヤヰワモヷリ

エコナビボタンの有効／無効設定

၁ᕧ換気ボタンの有効／無効設定ᭉȰɕ

省エネボタンの有効／無効設定

7. リモコン

制御関連編

࿫͛⾷⯍ᕧ⾸
క̗◻ᅽሤ

ᚩಏ

ⳃ⢦

⣌⟵バџᓹ

ᚩಏ

ⳃ۹

ɒɖȬʀヹ

ᭉȰɕ

၁ᕧ

ɷȬɬɴɁɲɪȻɻ⢌Ј⤴
‫ݨ‬ᨯ CZ-10RWP2⣌⟵չ၁ユヤヰワモヷリ

ɝȫɳɇʀ

ӱɇȬɦʀ
ヒ

ᖑ઻
▶

ビ

չɇȬɦʀ

▶

ピ

‫ۄ‬ᘲ
モヤ

ヴユヵ

ヤラユヤレ

ᆣ╹

ンヤ

ンユヴユヵ

●「据付（電気）工事説明書」をよくお読みのうえ、正しく安全に施工して ●「据付（電気）工事説明書」に記載されていない方法や、指定の部品をください。特に「安全上のご注意」は、施工前に必ずお読みください。
使用しない方法で据え付けされたことにより事故や損害が生じたときには、当社では責任を負えません。また、その据え付けが原因●据付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認してください。
で故障が生じた場合は、製品保証の対象外となります。
また、「据付（電気）工事説明書」は、「取扱説明書」とともにお客様で保管いただくよう依頼してください。
●室内ユニットなどに付属の「据付（電気）工事説明書」もあわせてご覧●移設、修理の場合は「据付（電気）工事説明書」を工事担当の方へお渡しください。 ください。

યӴˀǽǣᗨ๟ ർǩǙમșǞǯǤǓ
人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
ƛチ◳ǲǮπǓᅀȡǦǮǷǜǺ᧯ǧȚ‫્ڈ‬ȓ၏્ǽᲦಏȡٚոǦǵƸƛチǙમșǓǮǯǞԑ૓ȡᓎǽࡖ▉‫ۥ‬Ƕ◻ᅽǦǵǓȍǨƹ
◻ᅽǦǵǓȍǨƹ

⚋‫「 ܝ‬死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

してはいけない内容（禁止事項）です。

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生する

ᗨ๟ おそれがある内容」です。

実行しなければならない内容（強制事項）
です。

チ⚋‫ܝ‬

チᗨ๟
ƪチ⊝ǷǦǮșƸ
ཱུǡǮșǦǹǓチ（故障の原因）ƪチ̊⯍ᖆǾ⊕⊖ȡ⢑ǺӱțǹǓチ（発火や液漏れの原因）࿫͛
⾷⯍ᕧ⾸క̗ȡǨȚ֭Ǻƪチ࿫͛⾷⯍ᕧ⾸క̗ǾƸǙ⛷Ǔˀǡǽ⛩ॹಅȓƷチଗ⫨Ꮱ‫‮‬ǺϞⲠǨȚ（感電、チ
火災の原因）ƪチ⯍ᕧక̗ǾƸ⯍ᕧక̗ॲǛˁ▉Ǻ൝ǲǵ⒅Ǖ
• 電気設備に関する技術基準• 内線規程• 据付（電気）
工事説明書（感電、火災の原因）ƪチ⯍ᕧక̗Ǿ͆ΧǺే⯍ǦǮⰙ⯍ᕧȡȪʀɁǺყ⯍ǦǵǚȘ⒅Ǖチ（故障の原因）

据え付け時のご注意● 次のような場所に据え付けない。

• 直射日光や直接外気が当たる、窓際など• 過度な衝撃や振動のあるところ• 据付面に凹凸のあるところ
ƪチո╫ȓტ⢧Ǿ⒅ȞǹǓ（感電、火災の原因）ƪチᕮᗴǓǦǹǓ（感電、故障の原因）• 熱源の近くなど
ƪチǻțǮཆǶ࿫͛⾷⯍ᕧ⾸క̗ȡǦǹǓ• 子供の手の届くところ（感電、故障の原因）• 油煙や湯気の多いところ（調理場や機械工場など）
ƪチ࿫͛క̗ǾƸǃ࿫͛⾷⯍ᕧ⾸క̗◻ᅽሤǄǺ• カーテンなど、信号をさえぎるものがあるところ
チチチチ൝ǲǵ⒅Ǖ（感電、火災の原因）• 強い光源やインバーター蛍光灯などがあるところ
ƪチ⯍ᕧక̗ǾƸૅԑɿૅঋɮɓɋɐǹǸǽ● 高周波を発生する機器（インバーター機器、自家発電機、Ʒチᜰ⯍ǦȒᄺࠔȡչǲǵǚȘ⒅Ǖ（感電の原因）
医療機器、無線通信機器）のあるところは避ける。
ƪチ࿫Ǘ͛ǠǾƸ
⦔⦖Ǻ١ո‵ǗȘțȚཀǺ᯺ીǺ⒅Ǖチ（本機の誤動作や故障の原因になったり、それらの機器へ（製品の落下による、けがの原因）
弊害を与える場合があります）
ƪチ͛ୡ‫ݨ‬Ǿഝ᰷࿀઻ǽ⤴‫ݨ‬ȡπ᧸ǨȚ● テレビ、
ラジオ、パソコンなどの機器から１ｍ以上離す。
（製品の落下、感電、火災などの原因）（映像の乱れ、雑音の原因）● 使用温度、湿度範囲を満たす場所に据え付ける。
● 操作する上で支障がないところに据え付ける。
• ワイヤレスリモコン送信部が、受信部の受信できる範囲にƪチᓎǽȗǕǹईཀǶπȞǹǓチ（感電、火災などの原因）ない場合は、操作ができません。
• 結露するところ• 据え付ける位置で正常に操作できることを確認してください。
• 可燃性ガスなどの漏れるおそれのあるところ• リモコンホルダーで壁などに固定して操作する場合は、• 水や油（機械油含む）の飛沫の多いところ
部屋の照明を点灯させたり電気器具等を動作させた状態• 酸性やアルカリ性の溶液・特殊なスプレーなどを頻繁に使うところ
で取り付ける位置からリモコンを操作し、エアコンが作動• 腐食性ガスなどの漏れるおそれのあるところすることを確認してから取り付けてください。
• 有機溶剤の飛沫するところ• 電磁波が出る機械のあるところቊΧȡ࿫Ǘ͛ǠȚǷǜǺ

チᗨ๟

Printed in China
ACXF60-32883
W0918-30823

C-133

7. リモコン

制御関連編

はじめに

壁掛形室内ユニットをご使用になる場合「取扱説明書」を参照して本機を据え付けます。
1. 乾電池を入れる
2. 現在時刻を合わせる
3. リモコンホルダーを取り付ける
4. ペアリングアドレス設定をする（必要に応じて）ǙⲬǓ 壁掛形室内ユニットに付属の説明書をあわせてご覧ください。 室内ユニット基板（例）● ワイヤードリモコンと併用時は、ワイヤードリモコンを「親リモコン」に設定してください。

● ワイヤレスリモコンのみでご使用になる場合は、室内ユニット基板の切換スイッチ（S011またはSW502）を「OFF→ON」に設定する必要があります。
複数の壁掛形室内ユニットをグループ制御する場合は、1台のみを「OFF→ON」に設定してください。

OFF⇔ON切換

S011

現地設定のしかた
この設定はリモコン内部の不揮発性メモリーに保存されますので、乾電池を交換しても再設定は必要ありません。
※ 本設定を行うことによって実際の動作が「取扱説明書」に記載されている内容から変更になりますので、お客様に十分に説明をしてください。
※ 下記項目コード以外は、正常な動作をしなくなる可能性があるため、設定を変更しないでください。
：出荷設定（現在時刻のみ表示）
1 リモコンの表示が停止中に、を同時に4秒以上押すⳃ۹ ᭉȰɕ ⣌⟵չ၁「 」が点滅し、設定画面に切り換わります。
設定データ
項目コード

2

温度

設定項目

を押す

‫ۄ‬ᘲ

⣌⟵バџᓹ

1

ᚩಏ

ⳃ۹

1

ɒɖȬʀヹ

ユヤヰワモヷリ

⣌⟵չ၁

၁ᕧ

ᭉȰɕ

ɝȫɳɇʀ

ӱɇȬɦʀ

ᖑ઻

չɇȬɦʀ

‫ۄ‬ᘲ

ȰȪȻɻ

ǙⲬǓ

1
2
3

ɲɪȻɻ

ᆣ╹

ȪɑɴɁ

2

2

ᚩಏ

ⳃ⢦

設定データ

チェック欄

１

運転モード（※1）

00：冷暖自動/ドライ/暖房/冷房/送風
01：ドライ/暖房/冷房/送風
02：ドライ/冷房/送風２

フラップ表示00：5段階（冷房5段階）＋スイング＋停止 03：スイングのみ
01：5段階（冷房3段階）＋スイング＋停止 04：切換機能なし
02：5段階（冷房3段階）＋スイング

３

風速選択

00：5速（1～5・自動）
01：3速（弱（1）
・強（3）
・急（5）
・自動）
02：3速（弱（1）
・強（3）
・急（5）
）

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
18
19
20

00：24時間（表示なし）
01：午前/午後
時刻表示
01：有効
換気扇 機能切換（※2） 00：無効
5 ～ 35℃ （出荷設定 30℃）
冷房 上限温度
5 ～ 35℃ （出荷設定 18℃）
冷房 下限温度
5 ～ 35℃ （出荷設定 30℃）
暖房 上限温度
5 ～ 35℃ （出荷設定 16℃）
暖房 下限温度
5 ～ 35℃ （出荷設定 30℃）
ドライ 上限温度
5 ～ 35℃ （出荷設定 18℃）
ドライ 下限温度
5 ～ 35℃ （出荷設定 27℃）
冷暖自動 上限温度
5 ～ 35℃ （出荷設定 17℃）
冷暖自動 下限温度
01：有効
省エネ 機能切換（※2） 00：無効
01：有効
エコナビ 機能切換（※2） 00：無効
01：有効
ナノイーX 機能切換（※2） 00：無効

温度で項目コードを、で設定データを選び、ᖑ઻ を押す3

項目コード

03：冷房/送風
04：冷暖自動/暖房/冷房/送風
05：暖房/冷房/送風

03：弱（1）・強（3）04：切換機能なし※1 本機を冷房専用としてご使用になる場合、「02：ドライ/冷房/送風」か「03：冷房/送風」に設定してください。
※2 時刻表示画面において、各機能の設定ボタンを4秒以上押すことで、機能の有効/無効を切り換えることもできます。

ȪɑɴɁ ɲɃɋɐ

設定を変更した場合は、設定内容をチェック欄に記入してください。

自動アドレス設定

自動アドレス設定とは、室内ユニットと室外ユニットのアドレスを自動で設定する機能です。
自動アドレスをする系統（室外ユニット）の系統番号をご確認のうえ、
以下の手順で自動アドレス設定を行ってください。

1

ᚩಏ

ⳃ⢦

⣌⟵バџᓹ

ᚩಏ

ⳃ۹

ɒɖȬʀヹ

ユヤヰワモヷリ

⣌⟵չ၁

၁ᕧ

ᭉȰɕ

ɝȫɳɇʀ

4

ȰȪȻɻ
ȪɑɴɁ

を4秒以上押す「 」が点滅し、設定画面に切り換わります。

で系統番号1 ～ 30
2 （室外ユニットの系統アドレス）を選択
3 を押し、自動アドレス開始
を押し、自動アドレス状態を確認
4

系統番号

ᖑ઻

2
1

ӱɇȬɦʀ

ᖑ઻

չɇȬɦʀ

‫ۄ‬ᘲ

ȰȪȻɻ
ȪɑɴɁ

ɲɪȻɻ

ᆣ╹

3
5

⣌⟵バџᓹ

ȪɑɴɁ ɲɃɋɐ

5
付属品（自動アドレスの状態については、右表を参照してください）・完了/異常中となった場合、手順5へ進んでください。
・10分以上実行中が継続する場合、系統番号の指定に誤りがないか確認してください。
‫ۄ‬ᘲ

を4秒以上押し、
自動アドレス終了

・実行中/異常中の場合は、自動アドレス設定が中断されます。
異常がある場合は、異常の原因を解決してから自動アドレスを再実行してください。
＜ ＞：個数Ʒチチ
⿋1⿍ƪチɲɪȻɻɣɳɈʀ‫͛ۄ‬ɕɀチチヮフチjチヒブハブチ ⿋⿁⿍ƪチ‫ٸ‬フബȪɳȳɲ̊⯍ᖆ⾷ؔΰ᯺◜᧸⾸チ⿋⿁⿍ƪチ‫ۄ‬ཟ◻ᅽሤチ
チ
Ʒチ
チ
＜1＞
ƪチ࿫͛
⾷⯍ᕧ⾸
క̗◻ᅽሤ
＜1＞
ƪチɲɪȻɻɣɳɈʀチ仕様

自動アドレス 受信部の状態
ブザー音

受信部の表示ランプ
運転 タイマー 準備中

実行中

ピピッ

◎

◎

完了

ピッ

-

-

-

異常中

ピピピピピッ●●◎◎●：消灯 / ○：点灯 / ◎：点滅（0.5秒間隔）

品
番 CZ-10RWP2
寸
法 （高さ）165 mm ×（幅）59 mm×（奥行）22 mm
質
量 100ｇ （乾電池、リモコンホルダーを含みません）
使 用 温 度・湿 度 範 囲 0 ℃ ～ 40 ℃ ・ 20 % ～ 80 % ※ 屋内設置専用
電
源 単4形アルカリ乾電池×2本

C-134

7. リモコン

制御関連編

ワイヤレスリモコン受信部（4 方向天井カセット形）/ CZ-10RWRU2A

C-135

7. リモコン

制御関連編

࿫͛⾷⯍ᕧ⾸క̗◻ᅽሤ運転

タイマー 準備中

応急運転ɷȬɬɴɁɲɪȻɻ‫ۅ‬Ј⤴⾷⿃ᅀ۹ঙ̡ȳɃɋɐബ⾸‫ݨ‬ᨯ CZ-10RWRU2A / CZ-10RWRU2A-T
CZ-10RWRU2A-H / CZ-10RWRU2A-K●「据付（電気）工事説明書」をよくお読みのうえ、正しく安全に施工して ●「据付（電気）工事説明書」に記載されていない方法や、指定の部品をください。特に「安全上のご注意」
は、施工前に必ずお読みください。 使用しない方法で据え付けされたことにより事故や損害が生じた
当社では責任を負えません。また、
その据え付けが原因●据付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認してください。 ときには、で故障が生じた場合は、製品保証の対象外となります。
また、「据付（電気）工事説明書」
は、お客様で保管いただくよう依頼
してください。
●接続する機器に付属の「据付（電気）工事説明書」もあわせてご覧くだ●移設、修理の場合は「据付（電気）工事説明書」を工事担当の方へお渡しください。 さい。

યӴˀǽǣᗨ๟ ർǩǙમșǞǯǤǓ
人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
ƛチ◳ǲǮπǓᅀȡǦǮǷǜǺ᧯ǧȚ‫્ڈ‬ȓ၏્ǽᲦಏȡٚոǦǵƸƛチǙમșǓǮǯǞԑ૓ȡᓎǽࡖ▉‫ۥ‬Ƕ◻ᅽǦǵǓȍǨƹ
◻ᅽǦǵǓȍǨƹ

⚋‫「 ܝ‬死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

してはいけない内容（禁止事項）です。

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生する

ᗨ๟ おそれがある内容」です。

実行しなければならない内容（強制事項）
です。

チ⚋‫ܝ‬

チᗨ๟
ƪチᓎǽȗǕǹईཀǶπȞǹǓチ（感電、火災などの原因）• 結露するところ• 可燃性ガスなどの漏れるおそれのあるところ• 水や油（機械油含む）の飛沫の多いところ• 酸性やアルカリ性の溶液・特殊なスプレーなどを頻繁に使うところ• 腐食性ガスなどの漏れるおそれのあるところ• 有機溶剤の飛沫するところ• 電磁波が出る機械のあるところ• 電圧変動の多いところ
ƪチ⯍ᕧక̗Ǿ͆ΧǺే⯍ǦǮⰙ⯍ᕧȡȪʀɁǺყ⯍ǦǵǚȘ⒅Ǖチ（故障の原因）࿫͛
⾷⯍ᕧ⾸క̗ȡǨȚ֭Ǻƪチ࿫͛⾷⯍ᕧ⾸క̗ǾƸǙ⛷Ǔˀǡǽ⛩ॹಅȓƷチଗ⫨Ꮱ‫‮‬ǺϞⲠǨȚ（感電、チ
火災の原因）ƪチ⯍ᕧక̗ǾƸ⯍ᕧక̗ॲǛˁ▉Ǻ൝ǲǵ⒅Ǖ
• 電気設備に関する技術基準• 内線規程• 据付（電気）
工事説明書（感電、火災の原因）ቊΧȡ࿫Ǘ͛ǠȚǷǜǺ
ƪチո╫ȓტ⢧Ǿ⒅ȞǹǓ（感電、火災の原因）
故障の原因）ƪチᕮᗴǓǦǹǓ（感電、ƪチ⥎ἠǾ⢛˛ယỮǦǹǓ（接触不良や絶縁不良、許容電流オーバーなどにより、感電や火災の原因）ƪチ⥎ἠǾƸ
ૅԑɮɓɋɐǽ͙ǽᴻ੿⾷⯍ᛠ⥎ἠ᧸ᴻ੿ƷǹǸ⾸ǺယỮǦǹǓ（感電、故障の原因）
ƪチǻțǮཆǶ࿫͛⾷⯍ᕧ⾸క̗ȡǦǹǓ（感電、
故障の原因）
ƪチ࿫͛క̗ǾƸǃ࿫͛⾷⯍ᕧ⾸క̗◻ᅽሤǄǺチチチチ൝ǲǵ⒅Ǖ（感電、火災の原因）ƪチ⯍ᕧక̗ǾƸૅԑɿૅঋɮɓɋɐǹǸǽƷチᜰ⯍ǦȒᄺࠔȡչǲǵǚȘ⒅Ǖ（感電の原因）
ƪチ͛ୡ‫ݨ‬Ǿഝ᰷࿀઻ǽ⤴‫ݨ‬ȡπ᧸ǨȚ
（製品の落下、感電、火災などの原因）ƪチ⥎ἠǾƸ
ཀ઻ǽȹ⾼ɞɳȡπ᧸Ǧǵ᯺ીǺယỮǦƸᴻ੿ယỮ⤴Ǻȹ⾼ɞɳǽঋ‫מ‬ǛΌȞȘǹǓȗǕǺ
᯺ીǺࡘ઻ǨȚ（故障や発熱、火災の原因）ƪチ⥎ἠȡǾǤȍǹǓȗǕǺƸ
ȳɘʀǾә⢡ș᯺ીǺƷ ‫ۄ‬ș͛ǠȚ（感電、火災の原因）

据え付け時のご注意● 次のような場所に据え付けない。

• 直射日光や直接外気が当たる、窓際など• 過度な衝撃や振動のあるところ• 熱源の近くなど● 使用温度、湿度範囲を満たす場所に据え付ける。
● 高周波を発生する機器（インバーター機器、自家発電機、医療機器、無線通信機器）のあるところは避ける。
（本機の誤動作や故障の原因になったり、それらの機器へ弊害を与える場合があります）● テレビ、
ラジオ、パソコンなどの機器から１ｍ以上離す。
（映像の乱れ、雑音の原因）● 配線は、電源配線などとより合わせたり、同一金属管内に収納したりしない。
（故障の原因）● 配線は、地中に埋設しない。
（落雷などにより、感電や火災、故障の原因）

Printed in Japan
ACXF60-32604
W0918-40823

C-136

7. リモコン

制御関連編

各部の名前
ŋチ⒙ᰳɱɻɟチ
運転状態をお知らせします運転タイマー 準備中

応急運転Ōチ‫ۅ‬ӟ⤴チ
信号を受信しますǙ᮪ȘǪ
ワイヤレスリモコンの信号は微弱な赤外線を利用しており、下記の影響により操作を受け付けないことがありますので取り付け位置についてはご注意ください。
・インバーター蛍光灯やラピッドスタート式蛍光灯（グローランプがない方式のもの）
・プラズマディスプレイや液晶テレビ
・その他、
出力の大きい照明や直射日光ōチඅබ⣌⟵ɤɇɻ
応急運転を始めます／
止めます

1 配線のしかた■ 基本配線図

ƪ リモコン配線の総配線長：400 m以内

・室内ユニットのリモコンわたり総配線長は200 mまで

ƪ

リモコン配線・極性なし

室内ユニットƪ グループ制御時の接続可能台数

・室内ユニット：8台まで（熱交換気ユニットの台数を含む）
はワイヤレスリモコン受信部の配線をご使用ください。

１
２

CN001

リモコン配線用端子

ワイヤレスリモコン受信部

親・子リモコン制御について1台もしくは複数台の室内ユニットを2個のリモコンで操作することができます。
設置後、片方を「親リモコン」、もう一方を「子リモコン」に設定してください。
ワイヤードリモコンと併用時は、ワイヤードリモコンを「親リモコン」に設定してください。
設定方法については、本紙およびワイヤードリモコンに付属の「据付（電気）工事説明書」をご覧ください。

■ 室内ユニットが1台のとき■ 室内ユニットが複数台のとき（例） 室内ユニット（例） 室内ユニット 室内ユニット

室内ユニット

リモコン配線
ワイヤード
リモコン
（親）

CN001

Ǚ᮪ȘǪ

ワイヤレスリモコン ワイヤード
受信部
リモコン
（子）
(親)

CN001

ワイヤレスリモコン受信部(子)

どの室内ユニットにリモコンを接続しても、動作します。

グループ制御（リモコンわたり配線）について● R32冷媒機種（オフィス・店舗用エアコン）は同一冷媒系統内のリモコンわたり配線が不要です。

● 冷媒種にかかわらず、
冷媒系統が異なる場合や熱交換気ユニットと混在する場合は、すべての室内ユニットに、リモコンわたり配線が必要です。
● R410A冷媒機種（オフィス・店舗用エアコン）は同一冷媒系統内であっても、リモコンわたり配線が必要です。

● リモコン側で渡る配線は禁止です。
※ 6シリーズ以降のオフィス・店舗用エアコンの場合は、室内ユニットに同梱されている説明書をご覧ください。

同一冷媒系統の室内ユニットをグループ制御する場合

複数冷媒系統の室内ユニットをグループ制御する場合※ R32冷媒機種（オフィス・店舗用エアコン）

冷媒系統1

室外ユニット

室外ユニット

室内ユニット 室内ユニット 室内ユニット 室内ユニット

室内ユニット 室内ユニット※
ワイヤレスリモコン
CN001
受信部

冷媒系統2
室外ユニット
室内ユニット 室内ユニット

※

冷媒系統3
室外ユニット
室内ユニット 室内ユニット※

リモコン配線
ワイヤレスリモコン
CN001
受信部

リモコン配線Ǚ᮪ȘǪǙ᮪ȘǪ

どの室内ユニットにワイヤレスリモコン受信部を接続しても、動作します。

● どの室内ユニットにワイヤレスリモコン受信部を接続しても、動作します。

ǙⲬǓ● エコナビ対応と非対応の室内ユニットが混在する場合は、
エコナビ対応の室内ユニットを、グループ制御の室内ユニット親機に設定する必要があります。

● 親・子リモコン制御やグループ制御を行う場合は、
室内ユニットやワイヤードリモコンに付属の「据付（電気）工事説明書」
もあわせてご覧ください。

C-137

7. リモコン

制御関連編

2 据え付けるǙⲬǓ 「3 設定する」
を事前にご確認ください。
※ワイヤレスリモコン受信部（以降、受信部）を取り付けられるコーナー部は、図Aの受信部取付位置のみとなります。
天井パネルを室内ユニットに取り付けたときの向きを考慮してください。
① 吸込グリルをはずします。
（図A）② コーナーカバーを固定しているネジをはずし、コーナーカバーの左右凸部を手前に引いてはずします。
（図B）
図A

図B

受信部取付位置

コーナーカバー

コーナーカバー

天井パネル

凸部

吸込グリル

室内ユニット
電装ボックスネジ

天井パネル

ブランドロゴ③ 受信部の落下防止用ヒモを天井パネルのピンに引っかけてください。
（図C）④ 受信部から出ている配線をスリットの中に通します。
（図D）
配線の接続については、表面の「1 配線のしかた」を参照してください。
⑤ 受信部がはずせる長さの配線をのこし、結束クランパー（付属）で固定します。
（図Ｄ）※フィルターチャンバーを併用される場合は、図D（a）の結束クランパーを切ってください。
⑥ 受信部を天井パネルに、ツメが5か所収まるようにして嵌合し、②ではずしたネジで固定します。
（図E）※配線をはさまないようにご注意ください。
※天井パネルに付属の説明書もあわせてご覧ください。
図C
落下防止用
ヒモ

図D

ピン

図E

（a）結束クランパー
受信部

スリット

天井パネル

結束クランパー（付属）でとめる

天井パネルに嵌合した後ネジで固定する

天井パネル

3 設定する■ リモコン親子設定■ アドレス設定

リモコン親子設定

設定を行う場合は、受信部のカバーを取りはずす必要が
あります。
ネジ

● ワイヤードリモコンやワイヤレスリモコン受信部を親子で設置するときに設定します。

● 片方を「親リモコン」、
もう一方を「子リモコン」に設定してください。

カバー
スイッチ

● 工場出荷時は「親リモコン」に設定してあります。

● ワイヤードリモコンと併用時は、ワイヤードリモコンを「親リモコン」に設定
2)) 21

してください。

親子設定
ワイヤレスリモコン受信部の親子スイッチの位置

基板

親

子

      アドレス設定● 同じ室内に複数のワイヤレスリモコン受信部が設置されているときに、アドレスを設定して混信を防ぐことができます。
● ワイヤレスリモコン送信部のアドレス変更方法はワイヤレスリモコン送信部の「取扱説明書」をご覧ください。

ワイヤレスリモコン送信部のアドレス表示 アドレス
ワイヤレスリモコン受信部のアドレス
スイッチの位置ALL

全てのアドレス位置で
受信が可能

アドレス

1

   

C-138

アドレス

   2アドレス

   3アドレス

   

4

アドレス

5

   アドレス

6

   

7. リモコン

制御関連編

4 試運転する
準備：室内ユニットの説明書を参照し、事前に漏電しゃ断器（電源）を「入」
れてください。
約1分間は操作を受け付けませんが、設定中のため、故障ではありません。
（設定中に受信した内容は解除されます。
）
ǙⲬǓ● 試運転以外の目的には使わないでください。
1. 応急運転ボタンの長押し（10秒）で試運転モードになります。
（室内・室外ユニットに無理がかかるため）
表示ランプ（運転、タイマー、準備中）が点滅します。
2. 試運転中は、
3. 試運転を終了するには応急運転ボタンを長押し（10秒）
してください。 ● 暖房および冷房で試運転できます。温度変更はできません。
● 連続試運転を防止するため60分後自動で「オフ」になります。
● 電源投入後および運転停止後、
約 3 分間は室外ユニットの運転はしません。

自己診断機能表と検出内容
下の表にある「警報表示」はワイヤードリモコンを接続した場合に表示される警報内容です。
警報の対処方法については、室内ユニットに付属の「据付（電気）工事説明書」や「テクニカルガイド」をご覧ください。
ワイヤレスリモコン受信部の表示ランプ

検出内容
警報表示

運転

リモコン回線上での通信異常( ～ (、( ～ (、
(、
(

◎

●

●

室内外操作線または室外機サブバスでの通信異常( ～ (、
(、
(、
( ～ (●●◎室内保護装置動作

3、
3 ～ 3

●

◎

◎

交互

室外保護装置動作

3 ～ 3、
3 ～ 3

◎

●

◎

交互

室内サーミスタ異常) ～ )、
) ～ )

◎

◎

●

交互

室外サーミスタ異常) ～ )、
) ～ )

◎

◎

○

交互

室内EEPROM異常

)

◎

◎

●

同時

室外EEPROM異常

)、
)

◎

◎

○

同時

圧縮機関係異常+ ～ +●◎●

室内設定異常/ ～ /、
/ ～ /

◎

●

◎

同時

室外設定異常/、/ ～ /

◎

○

◎

同時

ガスヒートポンプエアコンの異常$ ～ $

●

◎

◎

同時

冷暖不一致(冷暖自動不可機種への冷暖自動設定を含む)

○

◎

◎

交互

オイル警報（室外保護装置動作と同じ）

◎

●

◎

交互

自動アドレス中（ワイヤレスリモコンで行った場合）

◎

◎

◎

順次

試運転中

◎

◎

◎

同時

タイマー 準備中点滅●：消灯 ／ ○：点灯 ／ ◎：点滅
（0.5秒間隔）

付属品
ƪチệትȷɱɻəʀチ
ƪチ࿫͛
⾷⯍ᕧ⾸
క̗◻ᅽሤ

＜ ＞：個数

⿋1⿍
＜1＞

仕様
品
外

番
形

寸

質

CZ-10RWRU2A / CZ-10RWRU2A-T
CZ-10RWRU2A-H / CZ-10RWRU2A-K

法 （高さ）29.7 mm ×（幅）211.8 mm ×（奥行）211.8 mm
量

160 㼓

使 用 温 度・湿 度 範 囲

0 ℃ ～ 40 ℃・20 % ～ 80 %電

DC 16 V（室内ユニットより供給）

源

C-139

※ 屋内設置専用

C-140

外形寸法図

源

70

受信部寸法

(屋内設置専用)

DC16 V（室内ユニットより供給）

操作部：75g

電受信部：15g

0℃～40℃・20％～80％

量CZ-10RWRL2
受信部：(高さ)42 mm × (幅)70 mm × (奥行)21 mm
操作部：(高さ)55 mm × (幅)120 mm × (奥行)16 mm

使用温度・湿度範囲

重

法

外

形 寸

番

26

品

21

操作部寸法

2-φ
5穴

品番

120

99

110

CZ-10RWRL2

27.2

3

外形寸法図

単位：ｍｍ

13

《ワイヤレスリモコン受信部》(２方向天井カセット形）

9

1

仕様

7. リモコン制御関連編

ワイヤレスリモコン受信部（2 方向天井カセット形ナノイー X 搭載機種 受信部）/ CZ-10RWRL2

55

42

7. リモコン

制御関連編

࿫͛⾷⯍ᕧ⾸క̗◻ᅽሤ21ɷȬɬɴɁɲɪȻɻ‫ۅ‬Ј⤴⾷⿁ᅀ۹ঙ̡ȳɃɋɐബ⾸‫ݨ‬ᨯ CZ-10RWRL2







ȪɑɴɁ▚઻ ɲɪȻɻ੿ƷヰワɲɪȻɻ╕Ʒヰョョ●「据付（電気）工事説明書」をよくお読みのうえ、正しく安全に施工して ●「据付（電気）工事説明書」に記載されていない方法や、指定の部品をください。特に「安全上のご注意」
は、施工前に必ずお読みください。 使用しない方法で据え付けされたことにより事故や損害が生じた
当社では責任を負えません。また、
その据え付けが原因●据付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認してください。 ときには、で故障が生じた場合は、製品保証の対象外となります。
また、「据付（電気）工事説明書」
は、お客様で保管いただくよう依頼
してください。
●接続する機器に付属の「据付（電気）工事説明書」もあわせてご覧くだ●移設、修理の場合は「据付（電気）工事説明書」を工事担当の方へお渡しください。 さい。

યӴˀǽǣᗨ๟ ർǩǙમșǞǯǤǓ
人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
ƛチ◳ǲǮπǓᅀȡǦǮǷǜǺ᧯ǧȚ‫્ڈ‬ȓ၏્ǽᲦಏȡٚոǦǵƸƛチǙમșǓǮǯǞԑ૓ȡᓎǽࡖ▉‫ۥ‬Ƕ◻ᅽǦǵǓȍǨƹ
◻ᅽǦǵǓȍǨƹ

⚋‫「 ܝ‬死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

してはいけない内容（禁止事項）です。

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生する

ᗨ๟ おそれがある内容」です。

実行しなければならない内容（強制事項）
です。

チ⚋‫ܝ‬

チᗨ๟
ƪチᓎǽȗǕǹईཀǶπȞǹǓチ（感電、火災などの原因）• 結露するところ• 可燃性ガスなどの漏れるおそれのあるところ• 水や油（機械油含む）の飛沫の多いところ• 酸性やアルカリ性の溶液・特殊なスプレーなどを頻繁に使うところ• 腐食性ガスなどの漏れるおそれのあるところ• 有機溶剤の飛沫するところ• 電磁波が出る機械のあるところ• 電圧変動の多いところ
ƪチ⯍ᕧక̗Ǿ͆ΧǺే⯍ǦǮⰙ⯍ᕧȡȪʀɁǺყ⯍ǦǵǚȘ⒅Ǖチ（故障の原因）࿫͛
⾷⯍ᕧ⾸క̗ȡǨȚ֭Ǻƪチ࿫͛⾷⯍ᕧ⾸క̗ǾƸǙ⛷Ǔˀǡǽ⛩ॹಅȓƷチଗ⫨Ꮱ‫‮‬ǺϞⲠǨȚ（感電、チ
火災の原因）ƪチ⯍ᕧక̗ǾƸ⯍ᕧక̗ॲǛˁ▉Ǻ൝ǲǵ⒅Ǖ
• 電気設備に関する技術基準• 内線規程• 据付（電気）
工事説明書（感電、火災の原因）ቊΧȡ࿫Ǘ͛ǠȚǷǜǺ
ƪチո╫ȓტ⢧Ǿ⒅ȞǹǓ（感電、火災の原因）ƪチᕮᗴǓǦǹǓ（感電、故障の原因）
ƪチ⥎ἠǾ⢛˛ယỮǦǹǓ（接触不良や絶縁不良、許容電流オーバーなどにより、感電や火災の原因）ƪチ⥎ἠǾƸ
ૅԑɮɓɋɐǽ͙ǽᴻ੿⾷⯍ᛠ⥎ἠ᧸ᴻ੿ƷǹǸ⾸ǺယỮǦǹǓ（感電、故障の原因）
ƪチǻțǮཆǶ࿫͛⾷⯍ᕧ⾸క̗ȡǦǹǓ（感電、
故障の原因）
ƪチ࿫͛క̗ǾƸǃ࿫͛⾷⯍ᕧ⾸క̗◻ᅽሤǄǺチチチチ൝ǲǵ⒅Ǖ（感電、火災の原因）ƪチ⯍ᕧక̗ǾƸૅԑɿૅঋɮɓɋɐǹǸǽƷチᜰ⯍ǦȒᄺࠔȡչǲǵǚȘ⒅Ǖ（感電の原因）
ƪチ͛ୡ‫ݨ‬Ǿഝ᰷࿀઻ǽ⤴‫ݨ‬ȡπ᧸ǨȚ
（製品の落下、感電、火災などの原因）ƪチ⥎ἠǾƸ
ཀ઻ǽȹ⾼ɞɳȡπ᧸Ǧǵ᯺ીǺယỮǦƸᴻ੿ယỮ⤴Ǻȹ⾼ɞɳǽঋ‫מ‬ǛΌȞȘǹǓȗǕǺ
᯺ીǺࡘ઻ǨȚ（故障や発熱、火災の原因）ƪチ⥎ἠȡǾǤȍǹǓȗǕǺƸ
ȳɘʀǾә⢡ș᯺ીǺƷ ‫ۄ‬ș͛ǠȚ（感電、火災の原因）

据え付け時のご注意● 次のような場所に据え付けない。

• 直射日光や直接外気が当たる、窓際など• 過度な衝撃や振動のあるところ• 熱源の近くなど● 使用温度、湿度範囲を満たす場所に据え付ける。
● 高周波を発生する機器（インバーター機器、自家発電機、医療機器、無線通信機器）のあるところは避ける。
（本機の誤動作や故障の原因になったり、それらの機器へ弊害を与える場合があります）● テレビ、
ラジオ、パソコンなどの機器から１ｍ以上離す。
（映像の乱れ、雑音の原因）● 配線は、電源配線などとより合わせたり、同一金属管内に収納したりしない。
（故障の原因）● 配線は、地中に埋設しない。
（落雷などにより、感電や火災、故障の原因）

Printed in Japan
ACXF60-30084
W0318-40823

C-141

7. リモコン

制御関連編

各部の名前
①表示ランプ
運転状態をお知らせします②受光部
信号を受信します

受信部

操作部

Ǚ᮪ȘǪ
ワイヤレスリモコンの信号は微弱な赤外線を利用しており、下記の影響により操作を受け付けないことがありますので取り付け位置についてはご注意ください。
・インバーター蛍光灯やラピッドスタート式蛍光灯（グローランプがない方式のもの）
・プラズマディスプレイや液晶テレビ
・その他、
出力の大きい照明や直射日光③応急運転ボタン
応急運転を始めます／
止めます

21




 ȪɑɴɁ▚઻ ɲɪȻɻ੿ƷヰワɲɪȻɻ╕Ʒヰョョ

1 配線のしかたƪ リモコン配線の総配線長：400 m以内■ 配線図（昇降グリル付パネルの場合）

・室内ユニットのリモコンわたり総配線長は200 mまで

ワイヤレスリモコン受信部 室内ユニット

ƪ グループ制御時の接続可能台数

１・室内ユニット：8台まで（熱交換気ユニットの台数を含む）
ƪはワイヤレスリモコン受信部の配線をご使用ください。

■ 基本配線図

１
２

リモコン
配線用端子

操作部
ワイヤレスリモコン受信部

室内ユニット２

リモコン配線・極性なし

リモコン配線・極性なし

リモコン配線用端子

操作部

受信部用
配線

CN001
CN002
（2P白） （6P白）昇降メカ

室内ユニット基板

昇降基板
CN8（2P白）CN020（7P白）GRL

CN1（4P白）

受信部用配線

CN001 CN002
（2P白）
（6P白）

受信部

CN005
(6P白)

受信部

CN001
（6P白）

CN004
(6P白)

CN001
（6P白）

親・子リモコン制御について1台もしくは複数台の室内ユニットを2個のリモコンで操作することができます。
設置後、片方を「親リモコン」、もう一方を「子リモコン」に設定してください。
ワイヤードリモコンと併用時は、ワイヤードリモコンを「親リモコン」に設定してください。
設定方法については、本紙およびワイヤードリモコンに付属の「据付（電気）工事説明書」をご覧ください。

■ 室内ユニットが1台のとき■ 室内ユニットが複数台のとき（例） 室内ユニット（例） 室内ユニット 室内ユニット

室内ユニット

リモコン配線
ワイヤレスリモコン ワイヤード
リモコン
受信部
(親)
（子）

ワイヤード
リモコン
（親）

ワイヤレスリモコン受信部(子)

どの室内ユニットにリモコンを接続しても、動作します。

Ǚ᮪ȘǪ

グループ制御（リモコンわたり配線）について● R32冷媒機種（オフィス・店舗用エアコン）は同一冷媒系統内のリモコンわたり配線が不要です。

● 冷媒種にかかわらず、
冷媒系統が異なる場合や熱交換気ユニットと混在する場合は、すべての室内ユニットに、リモコンわたり配線が必要です。
● R410A冷媒機種（オフィス・店舗用エアコン）は同一冷媒系統内であっても、リモコンわたり配線が必要です。

● リモコン側で渡る配線は禁止です。
※ 6シリーズ以降のオフィス・店舗用エアコンの場合は、室内ユニットに同梱されている説明書をご覧ください。

同一冷媒系統の室内ユニットをグループ制御する場合

複数冷媒系統の室内ユニットをグループ制御する場合※ R32冷媒機種（オフィス・店舗用エアコン）
冷媒系統1

室外ユニット

室外ユニット

室内ユニット 室内ユニット 室内ユニット 室内ユニット
ワイヤレスリモコン受信部

室内ユニット 室内ユニット※

リモコン配線

ワイヤレスリモコン
受信部

冷媒系統2
室外ユニット
室内ユニット 室内ユニット

※

冷媒系統3
室外ユニット
室内ユニット 室内ユニット※

リモコン配線Ǚ᮪ȘǪǙ᮪ȘǪ

どの室内ユニットにワイヤレスリモコン受信部を接続しても、動作します。

● どの室内ユニットにワイヤレスリモコン受信部を接続しても、動作します。

ǙⲬǓ● エコナビ対応と非対応の室内ユニットが混在する場合は、
エコナビ対応の室内ユニットを、グループ制御の室内ユニット親機に設定する必要があります。

● 親・子リモコン制御やグループ制御を行う場合は、
室内ユニットやワイヤードリモコンに付属の「据付（電気）工事説明書」
もあわせてご覧ください。

C-142

7. リモコン

制御関連編

2 据え付ける
昇降グリルなしの場合
図1

樹脂製天井パネルの場合

金属製天井パネルの場合
小ネジ（付属）作業：天井パネル表面①操作部を右図の位置に小ネジ2本（付属）で取り付けます。
（図1）

作業：天井パネル裏面

リモコン配線
受信部用配線（2P端子） （6P白コネクタ）

配線を
かける

受信部

カバー

1.はずす

図2 パネルカバー

2.接続する

リモコン配線

リモコン配線は、その他の配線と、結束クランパー小（付属）でまとめてください。
（フィルターチャンバーなしの場合）3.取り付ける②操作部を右図の位置に小ネジ2本
（付属）
で
図6
取り付けます。
（図6）
受信部用配線（6P白コネクタ）

操作部から出ている受信部用配線を、
天井パネル裏側に通します。

作業：天井パネル裏面

受信部用
配線

操作部

リモコン配線（2P端子）

小ネジ（付属）③操作部から出ている受信部用配線を、受信部にしっかりと接続し、受信部（ネジ2本）を天井パネルに取り付けます。
（図7）
受信部

1.接続
する

図7
受信部用配線は、
結束クランパー小（付属）で天井パネルの穴に固定します。

2.取り
付ける

1.結束クランパー小
（付属）
でとめる

余った受信部用配線は、10cm程度に束ねてまとめ、右図のようにパネル
カバー内に収納します。

はずす

作業：天井パネル表面②パネルカバー（ネジ2本）をはずします。
（図2）
受信部の取り付け位置にあるカバー（ネジ2本）をはずします。
（図3）③操作部から出ている受信部用配線を、受信部にしっかりと接続し、受信部（ネジ2本）を天井パネルに取り付けます。
（図3）
図3

パネルカバー①パネルカバー（ネジ2本）をはずします。
カバー
受信部の取り付け位置にあるカバー（ネジ2本）をはずします。
（図5）

操作部

操作部から出ている2本の配線を、
天井パネル裏側に通します。

図5

作業：天井パネル裏面

配線を天井パネルの切り欠きに通します。

④手順①ではずしたパネルカバー（ネジ2本）を元の状態に取り付けます。
※ 配線の挟み込みにご注意ください。

2.結束クランパー大
（付属）
でとめる

作業：天井パネル表面④手順②ではずしたパネルカバー（ネジ2本）を元の状態に取り付けます。 ⑤下図を参考にして、リモコン配線を室内ユニットのリモコン配線用端子台※ 配線の挟み込みにご注意ください。
に接続します。
（図8）
作業：天井パネル表面⑤下図を参考にして、リモコン配線を室内ユニットのリモコン配線用
端子台に接続します。
（図4）
図4

操作部

リモコン配線用
端子台
室内ユニット
電装ボックスǙⲬǓ

余った受信部用配線は、左図のように10cm程度に束ねて、結束クランパー大（付属）でまとめてください。
下図の位置にある8の字クランパーで固定してください。

受信部用配線操作部※ネジ穴に受信部用配線がかからないようにご注意
ください。

切り欠き
リモコン配線

リモコン配線
余ったリモコン配線は、
結束クランパー小（付属）でまとめ、電装ボックス内に収納してください。

（室内ユニット基板）

図8

8の字クランパー

リモコン配線用
端子台（室内ユニット基板）

室内ユニット
電装ボックス

余ったリモコン配線は、
結束クランパー小（付属）でまとめ、電装ボックス内に収納してください。

フィルターチャンバーを併用される場合は、フィルターチャンバーに付属の説明書もあわせてご覧ください。

昇降グリルありの場合

作業：天井パネル裏面

1. 昇降グリル受信部をワイヤレス受信部（IND-10RWRL）に付け換えます。
（図9）※受信部の付け換えは、天井パネルの取り付け作業前に行ってください。
①パネルカバー（ネジ２本）をはずします。
②昇降グリル受信部（ネジ２本）を取りはずし、配線（６Ｐ白コネクタ）をはずします。
③手順②ではずした配線を、ワイヤレス受信部にしっかりと接続し、ワイヤレス受信部を天井パネルに取り付けます。
④手順①ではずしたパネルカバー（ネジ2本）を元の状態に取り付けます。
作業：天井パネル表面

図9
樹脂製天井パネルの場合

パネルカバー
ワイヤレス
昇降グリル 受信部
受信部

1.はずす

2. ワイヤレス操作部を取り付けます。
①操作部を、図の位置に小ネジ2 本（付属）で取り付けます。
（図10）
操作部から出ている２本の配線は、図のようにして天井パネル裏側に通します。
（図10）②操作部のリモコン配線（2P端子）
は、図4または図8を参考にして、室内ユニットのリモコン配線用端子台に接続します。
③操作部の受信部用配線（6P白コネクタ）
は、昇降基板に接続します。
昇降メカふた（ネジ３本）をはずし、配線通し穴を通して昇降基板のCN005コネクタ
図10（6P白）に接続します。
（図11）
樹脂製天井パネルの場合
3. その他の電気配線のしかたは、昇降グリル付パネルの説明書をご覧ください。
図11

昇降基板
配線通し穴

ＣＮ００５コネクタ

金属製天井パネルの場合

パネルカバー

操作部

2.接続する3.取り付ける

金属製天井パネルの場合
操作部

６Ｐ白

ＣＮ００５コネクタ
６Ｐ白

小ネジ（付属）小ネジ（付属）昇降メカふたネジ（３本）

C-143

7. リモコン

制御関連編

3 設定する21■ リモコン親子設定■ アドレス設定

リモコン親子設定

アドレススイッチ● 片方を「親リモコン」、
もう一方を「子リモコン」に設定してください。
● 工場出荷時は「親リモコン」に設定してあります。

2)) 21






● ワイヤードリモコンやワイヤレスリモコン受信部を親子で設置するときに設定します。

● ワイヤードリモコンと併用時は、ワイヤードリモコンを「親リモコン」に設定してください。



親子設定

アドレス設定
リモコン子
リモコン親

親

子

      受信部の親子スイッチの位置

ON
OFF

アドレス設定● 同じ室内に複数のワイヤレスリモコン受信部が設置されているときに、アドレスを設定して混信を防ぐことができます。
● ワイヤレス送信部のアドレス変更方法はワイヤレスリモコン送信部の「取扱説明書」をご覧ください。

ワイヤレスリモコン送信部のアドレス表示 アドレス
ワイヤレスリモコン受信部のアドレス
スイッチの位置ALL

アドレス

全てのアドレス位置で
受信が可能

1

アドレス

      2アドレス

   

3

アドレス

4

アドレス

   5

   アドレス

6

   4 試運転する
準備：室内ユニットの説明書を参照し、事前に漏電しゃ断器（電源）を「入」
れてください。
約1分間は操作を受け付けませんが、設定中のため、故障ではありません。
（設定中に受信した内容は解除されます。
）
ǙⲬǓ● 試運転以外の目的には使わないでください。
1. 応急運転ボタンの長押し（10秒）で試運転モードになります。
（室内・室外ユニットに無理がかかるため）
2. 試運転中は、
表示ランプ（運転、タイマー、準備中）が点滅します。
3. 試運転を終了するには応急運転ボタンを長押し（10秒）
してください。 ● 暖房および冷房で試運転できます。温度変更はできません。
● 連続試運転を防止するため60分後自動で「オフ」になります。
● 電源投入後および運転停止後、
約 3 分間は室外ユニットの運転はしません。

自己診断機能表と検出内容
下の表にある「警報表示」はワイヤードリモコンを接続した場合に表示される警報内容です。
警報の対処方法については、室内ユニットに付属の「据付（電気）工事説明書」や「テクニカルガイド」をご覧ください。
検出内容

ワイヤレスリモコン受信部の表示ランプ
警報表示

運転

リモコン回線上での通信異常( ～ (、( ～ (、
(、
(

◎

●

●

室内外操作線または室外機サブパスでの通信異常( ～ (、
(、
(、
( ～ (●●◎室内保護装置動作

3、
3 ～ 3

●

◎

◎

交互

室外保護装置動作

3 ～ 3、
3 ～ 3

◎

●

◎

交互

室内サーミスタ異常) ～ )、
) ～ )

◎

◎

●

交互

室外サーミスタ異常) ～ )、
) ～ )

◎

◎

○

交互

室内EEPROM異常

)

◎

◎

●

同時

室外EEPROM異常

)、
)

◎

◎

○

同時

圧縮機関係異常+ ～ +●◎●

室内設定異常/ ～ /、
/ ～ /

◎

●

◎

同時

室外設定異常/、/ ～ /

◎

○

◎

同時

ガスヒートポンプエアコンの異常$ ～ $

●

◎

◎

同時

冷暖不一致(冷暖自動不可機種への冷暖自動設定を含む)

○

◎

◎

交互

オイル警報（室外保護装置動作と同じ）

◎

●

◎

交互

自動アドレス中（ワイヤレスリモコンで行った場合）

◎

◎

◎

順次

試運転中

◎

◎

◎

同時

付属品
ƪチତɕɀƷ⿜チ⿃チjチ⿀⾿チ⿋⿃⿍ƪチệትȷɱɻəʀତチ⿋⿂⿍ƪチệትȷɱɻəʀগチ＜1＞
ƪチ࿫͛
⾷⯍ᕧ⾸క̗◻ᅽሤ ＜ 1 ＞＜ ＞：個数

品

質

形

点滅

●：消灯 ／ ○：点灯 ／ ◎：点滅
（0.5秒間隔）仕様
外タイマー 準備中

寸番

CZ-10RWRL2

法

受信部：（高さ）42 mm ×（幅）70 mm ×（奥行）21 mm
操作部：（高さ）55 mm ×（幅）120 mm ×（奥行）16 mm

量

受信部：15 㼓

操作部：75 㼓使 用 温 度・湿 度 範 囲

0 ℃ ～ 40 ℃・20 % ～ 80 %電

DC16 V（室内ユニットより供給）

源

C-144

※ 屋内設置専用

7. リモコン

制御関連編

ワイヤレスリモコン受信部（2 方向天井カセット形）/ CZ-10RWRL1

C-145

7. リモコン

制御関連編

据付（電気）工事説明書

ワイヤレスリモコン受信部（２方向天井カセット形）
品番

CZ-10RWRL1●据付 ( 電気 ) 工事説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に施工してください。
特に「安全上のご注意」は、施工前に必ずお読みください。
●据付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認してください。
また、「据付 ( 電気 ) 工事説明書」は、お客様で保管いただくよう依頼してください。
移設、修理の場合は「据付（電気）工事説明書」を工事担当の方へお渡しください。
●据付 ( 電気 ) 工事説明書に記載されていない方法や、指定の部品を使用しない方
法で据え付けされたことにより事故や損害が生じたときには、当社では責任を負えません。
また、その据え付けが原因で故障が生じた場合は、製品保証の対象外となります。
●室内ユニットなどに付属の据付説明書も合わせてご覧ください。

安全上のご注意

各部の名前
受信部

①受光部
信号を受信します②表示ランプ
運転状態をお知らせします

操作部③応急運転ボタン
応急運転を始めます／
止めます

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

警告「死亡や重傷を負う
おそれがある内容」
です。

「軽傷を負うことや、損害が発生
注意 財産のするおそれがある
内容」です。

してはいけない内容（禁止事項）です。

警告
分解や改造は行わない

注意（感電・火災の原因）

配線は、所定のケーブルを確実に接続・固定する据付・電気工事は、販売店か専門業者に依頼する● 端子接続部に、ケーブルの外力が伝わらないようにする。
（発熱・火災等の原因）（感電・火災等の原因）

据付工事は、「据付（電気）工事説明書」に従って行う

実行しなければならない
内容（強制事項）です。

工事は、
ユニットの
漏電しゃ断器を「切」にしてから行う（感電の原因）（感電・火災等の原因）

次のような場所で使わない● 可燃性ガス等の漏れるおそれのあるところ● 腐食性ガス等の漏れるおそれのあるところ● 水や油（機械油含む）の飛沫の多いところ● 電圧変動の多いところ● 電磁波が出る機械のあるところ● 有機溶剤の飛沫するところ● 酸性やアルカリ性の溶液・特殊なスプレー等を頻繁に使うところ● 結露するところ（感電・火災等の原因）

ぬれた手で操作しない（感電の原因）電気工事は、電気工事士が下記に従って行う

水洗いしない（感電・火災の原因）● 電気設備に関する技術基準● 内線規程● 据付（電気）
工事説明書（感電・火災の原因）

Printed in Japan
DC0515-40723
ACXF60-19333
85464369814011

C-146

7. リモコン

制御関連編

設置上のご注意
設置番所などz ワイヤレスリモコンの信号は微弱な赤外線を利用しており、下記の影響により操作を受け付けないことがありますので取り付け位置についてはご注意ください。
• インバーター蛍光灯やラピッドスタート式蛍光灯（グローランプがない方式のもの）• プラズマディスプレイや液晶テレビ• その他、出力の大きい照明や直射日光

受信部の配線の仕方
 配線図

 配線図（昇降グリル付天井パネルの場合）●

ワイヤレスリモコン受信部
操作部

CN1

CN2

室内ユニットCN001

リモコン配線・極性なし

室内ユニット昇降メカ

・室内ユニット基板

・昇降基板
ＣＮ６
３Ｐ赤

ＣＮ３０９
３Ｐ黄

ワイヤレスリモコン
受信部

R1
R2

はワイヤレスリモコン受信部の同梱品です。

受信部

R1
R2

2P白
6P白

受信部用配線

ＣＮ1

6P白

リモコン配線用端子

ＣＮ１
４Ｐ白

ＣＮ０２０
３Ｐ黄

リモコン配線用端子

ＣＮ2

ＣＮ００５
６Ｐ白

2Ｐ白

操作部

 総配線長：400 m以内

６Ｐ白（室内ユニット間のリモコン配線は、200 m以内）

６Ｐ赤

ＣＮ1

 接続可能台数

リモコンおよび受信部：最多2個
室内ユニット：最多8台

受信部

ＣＮ００４
６Ｐ白

６Ｐ白

お願い
z 誤って、室内ユニットの他の端子（電源配線用端子など）に接続しないよう、注意してください。
（故障の原因）z 電源配線などといっしょにより合わせたり、同一金属管内に収納したりしないでください。
（誤動作の原因）z ユニット電源にノイズを誘導している場合は、
ノイズフィルタを取り付けてください。

リモコンや受信部を親子で設置するとき
 室内ユニットが1台のとき設置例

 室内ユニットが複数台のとき（親）
操作部（子） ワイヤードリモコン

CN001

リモコン配線（現地調達）• 極性なしワイヤードリモコン（親）

操作部（子）

CN001

1 2
リモコン
配線用端子

R1 R2

R1 R2

R1 R2

R1 R2

R1 R2

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット 配線の種類z 柔軟性のある、0.5～1.25 mm2のケーブルを使う。
z 単線は使わない。

z 推奨品※（ ）内：エコ電線• VCTF（EM-ECTF）• VCT（ECO120）

設置後、片方を「親リモコン」、もう一方を「子リモコン」に設定してください。
設定方法については、本紙およびワイヤードリモコンの据付（電気）工事説明書をご覧ください。
ワイヤードリモコンは「親リモコン」に設定することを推奨します。

付属品
小ネジ
M4 × 10（4本）

1 2

リモコン配線（現地調達）• 極性なし※エコ電線について：紫外線（日光・照明など）の影響を受ける場合は、遮光するか耐紫外線用を使う。

お知らせ
z どの室内ユニットにリモコンや受信部を接続しても、動作します。

仕様
結束バンド
（3個）

品

番 CZ-10RWRL1

外 形 寸 法質

受信部：（高さ）37 mm ×（幅）70 mm ×（奥行）22 mm
操作部：
（高さ）
55 mm ×（幅）120 mm ×（奥行）16 mm

量 受信部：15 g

操作部：75 g

使 用 温 度・ 0 °C ～ 40 °C・20 % ～ 80 %湿 度 範 囲 （屋内設置専用）
電

C-147

源

受信部：DC5 V（操作部より供給）
操作部：DC16 V（室内ユニットより供給）

7. リモコン

制御関連編

取り付ける
昇降グリルなしの場合（樹脂パネル／金属パネル）
 操作部

樹脂パネル

① ネジを２本はずしてパネル裏側よりパネルカバーをはずします。
（図A）

金属パネル

図A

パネルカバー

樹脂パネルの場合：矢印の個所にツメがありますので、そこからパネルカバーをはずしてください。
② 操作部を右図の場所に小ネジ2本（付属）で固定してください。
（図B）③ 受信部用配線（６Ｐ白コネクタ）をパネル裏側に通してください。
パネルカバー 受信部① カバーをはずします。
（図C）
受信部の取り付け位置にカバーが付いていますので、ネジを１本はずしてパネ

図B

小ネジ
（付属）

余った配線を折り返して
8の字クランパーで固定する。

操作部

ルの表側から押し込んではずします。
② 操作部から出ている受信部用配線（６Ｐ白コネクタ）を受信部に接続し、パネルに受信部をはめ込みます。６Ｐ白コネクタが奥までしっかりと接続されていることを確認してください。
③ 受信部のリード線をはめ込みます。

受信部用配線（６Ｐ白コネクタ）

樹脂パネルの場合 ルーバーのシャフトに接触しないように整形します。図Cの丸印の部分に配線通し用の溝がありますので、リード線がたるまないよう溝

図C

カバー

操作部

小ネジ
（付属）

受信部

にはめ込んでください。
金属パネルの場合 受信部のリード線をパネルの切り欠きを通して、板金の穴接続するを利用して結束バンドで固定します。
（図D）④ パネルカバーを取り付けます。
樹脂パネルの場合 図Dの矢印の個所のツメを確実にはめ込んでください。
⑤ 操作部のリード線を整形し、結束バンドで固定してください。

図D⑥ 天井パネルを取り付けてください。

板金の穴に固定（配線が余った場合は、折り返して長さを調整する）

切り欠きに通す

昇降グリルありの場合
１．昇降グリル受信部をワイヤレス受信部（ＩＮＤ－ＳＨ１Ｕ）に付け換えます。（図 A）※受信部の付け換えは、天井パネルの取り付け作業前に行ってください。
①天井パネルを裏側にして、パネルカバーをはずします。（M4×10 ネジ 2 本）
②受信部（ネジ２本）をはずしツメ部を矢印（ ）方向に押しながら昇降グリル
受信部を取り出し、６Ｐ白コネクタを根元からはずします。
③ワイヤレス受信部（ＩＮＤ－ＳＨ１Ｕ）を、②ではずした６Ｐ（白）コネクタに接続して天井パネルに取り付けます。
２．ワイヤレス操作部を取り付けます。（図 B）①操作部は天井パネルを表面にして、小ネジ 2 本（付属）で固定します。
②操作部の端子付き２線は、室内ユニットのリモコン配線用端子に接続します。
（極性はありません）配線は整形して８の字クランパーで結束します。
③操作部の６Ｐ白コネクタにワイヤレス受信部からはずした６Ｐ白コネクタを接続し、もう一方の６Ｐ白コネクタは昇降基板に接続します。昇降メカふた（ネジ３本）をはずし配線穴を通して昇降基板の６Ｐ白（ＣＮ００５）コネクタに接続します。
（図 C）
３．その他の電気配線のしかたは、昇降グリル付天井パネルの説明書をご覧ください。
図C
昇降基板
配線通し穴

ＣＮ００５（６Ｐ白）ワイヤレス対応

６Ｐ白コネクタ
ＣＮ００５

受信部

６Ｐ白コネクタ

ＳＷ１
下降距離設定M4×10 ネジ 2 本
ネジ 2 本

パネルカバー
ワイヤレス受信部
ＩＮＤ－ＳＨ１Ｕ

受信部のはずしかた
天井パネル

図B
小ネジ（付属）６Ｐ（白）コネクタ
ワイヤレス受信部からはずした６Ｐコネクタを中継して昇降基板へ接続

配線は板金の
切欠き穴に
収納させて
整形する

ネジ（３本）

昇降メカふた図A

ワイヤレス操作部

８の字クランパー端子付き ２線
室内ユニットのリモコン配線用端子
ワイヤレス操作部

C-148

7. リモコン

制御関連編

設定する

 リモコン親子設定

 アドレス設定

リモコン親子設定
ONz リモコンや受信部を親子で設置するときに設定します。
z 片方を「親リモコン」、もう一方を「子リモコン」に設定してください。
z 工場出荷時は「親リモコン」に設定してあります。
z ワイヤードリモコンを「親リモコン」に設定することを推奨します。

スイッチ
OFF ON

親子設定
1.
2.
3.

親

子

1 2 3 41 2 3 41234

アドレス設定

リモコン子
4.
リモコン親

操作部の親子スイッチの位置

ON
OFF

アドレス設定z 同じ室内に複数の受信部が設置されているときに、アドレスを設定して混信を防ぐことができます。
z ワイヤレスリモコン送信部のアドレス変更方法はワイヤレスリモコン送信部の取扱説明書をご覧ください。
ワイヤレスリモコンのアドレス表示

アドレス

操作部のアドレススイッチの位置

アドレス

ALL
全てのアドレス位置で
受信が可能

アドレス

アドレス

アドレス

アドレス

アドレス

1

2

3

4

5

6

1 2 3 41 2 3 41 2 3 41 2 3 41 2 3 41 2 3 4

試運転する
準備：ユニットの説明書を参照し、事前に漏電しゃ断器（電源）を「入」れてください。電源を投入した後、約１分間はリモコン操作を受け付けませんが、設定中のため、故障ではありません。（設定中に受信した内容は解除されます。）
1. 応急運転ボタンの長押し（10秒）
で試運転モードになります。
2. 試運転中は、表示ランプ（運転、タイマー、準備中）が点滅します。
3. 試運転モードを終了するには応急運転ボタンを長押し（10秒）
してください。

お願い
z 試運転以外の目的には使わないでください。
（ユニットに無理がかかるため）z ユニット付属の据付説明書も、あわせてご覧ください。
z 暖房／冷房／送風のいずれかのみ運転できます。

z 温度変更はできません。
z 試運転モードは、60分後自動で「オフ」になります。
（連続試運転の防止）
z 電源投入後および運転停止後、約３分間は室外ユニットの運転はしません。

自己診断機能表と検出内容
z 下の表にある「警報表示」はワイヤードリモコンを接続した場合に表示される警報内容です。警報の対処方法については、室内ユニットの据付説明書やテクニカ
ルガイドをご覧ください。
検出内容

受信部の表示ランプ
警報表示

運転

タイマー

準備中

z

z

点滅

リモコン回線上での通信異常

E01～E03、E08～E14、E17、E18◎

室内外操作線または室外機サブパスでの通信異常

E04～E07、E15、E16、E19～E31

z

z

◎

室内保護装置動作

P01、P09～P14

z

◎

◎

交互

室外保護装置動作

P02～P08、P15～P31

◎

z

◎

交互

室内サーミスタ異常

F01～F03、F10～F11

◎

◎

z

交互

室外サーミスタ異常

F04～F09、F12～F28

◎

◎

{

交互

室内EEPROM異常

F29

◎

◎

z

同時

室外EEPROM異常

F30、F31

◎

◎

{

同時

圧縮機関係異常H01～H31z◎z

室内設定異常L01～L03、L05～L09

◎

z

◎

同時

室外設定異常L04、L10～L31

◎

{

◎

同時

ガスヒートポンプエアコンの異常

A01～A31

z

◎

◎

同時

冷暖不一致(冷暖自動不可機種への冷暖自動設定を含む)

{

◎

◎

交互

オイル警報
（室外保護装置動作と同じ）

◎

z

◎

交互

試運転する

◎

◎

◎

同時

z：消灯／{：点灯／◎：点滅（0.5秒間隔）

C-149

7. リモコン

制御関連編

ワイヤレスリモコン受信部（1 方向天井カセット形、高天井用 1 方向、天井吊形）/ CZ-10RWRD1A

C-150

7. リモコン

制御関連編

࿫͛⾷⯍ᕧ⾸క̗◻ᅽሤɷȬɬɴɁɲɪȻɻ‫ۅ‬Ј⤴
⾷ヒᅀ۹ঙ̡ȳɃɋɐബ⾾ⶲঙ̡᧸ヒᅀ۹ȳɃɋɐബ⾾ঙ̡۲ബ⾸‫ݨ‬ᨯ CZ-10RWRD1A●「据付（電気）工事説明書」をよくお読みのうえ、正しく安全に施工して ●「据付（電気）工事説明書」に記載されていない方法や、指定の部品をください。特に「安全上のご注意」
は、施工前に必ずお読みください。 使用しない方法で据え付けされたことにより事故や損害が生じた
当社では責任を負えません。また、
その据え付けが原因●据付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認してください。 ときには、で故障が生じた場合は、製品保証の対象外となります。
また、「据付（電気）工事説明書」
は、お客様で保管いただくよう依頼
してください。
●接続する機器に付属の「据付（電気）工事説明書」もあわせてご覧くだ●移設、修理の場合は「据付（電気）工事説明書」を工事担当の方へお渡しください。 さい。

યӴˀǽǣᗨ๟ ർǩǙમșǞǯǤǓ
人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
ƛチ◳ǲǮπǓᅀȡǦǮǷǜǺ᧯ǧȚ‫્ڈ‬ȓ၏્ǽᲦಏȡٚոǦǵƸƛチǙમșǓǮǯǞԑ૓ȡᓎǽࡖ▉‫ۥ‬Ƕ◻ᅽǦǵǓȍǨƹ
◻ᅽǦǵǓȍǨƹ

⚋‫「 ܝ‬死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

してはいけない内容（禁止事項）です。

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生する

ᗨ๟ おそれがある内容」です。

実行しなければならない内容（強制事項）
です。

チ⚋‫ܝ‬

チᗨ๟
ƪチᓎǽȗǕǹईཀǶπȞǹǓチ（感電、火災などの原因）• 結露するところ• 可燃性ガスなどの漏れるおそれのあるところ• 水や油（機械油含む）の飛沫の多いところ• 酸性やアルカリ性の溶液・特殊なスプレーなどを頻繁に使うところ• 腐食性ガスなどの漏れるおそれのあるところ• 有機溶剤の飛沫するところ• 電磁波が出る機械のあるところ• 電圧変動の多いところ
ƪチ⯍ᕧక̗Ǿ͆ΧǺే⯍ǦǮⰙ⯍ᕧȡȪʀɁǺყ⯍ǦǵǚȘ⒅Ǖチ（故障の原因）࿫͛
⾷⯍ᕧ⾸క̗ȡǨȚ֭Ǻ⾷⯍ᕧ⾸క̗ǾƸǙ⛷Ǔˀǡǽ⛩ॹಅȓƪチ࿫͛Ʒチଗ⫨Ꮱ‫‮‬ǺϞⲠǨȚ（感電、チ
火災の原因）ƪチ⯍ᕧక̗ǾƸ⯍ᕧక̗ॲǛˁ▉Ǻ൝ǲǵ⒅Ǖ
• 電気設備に関する技術基準• 内線規程• 据付（電気）
工事説明書（感電、火災の原因）ቊΧȡ࿫Ǘ͛ǠȚǷǜǺ
ƪチո╫ȓტ⢧Ǿ⒅ȞǹǓ（感電、火災の原因）
故障の原因）ƪチᕮᗴǓǦǹǓ（感電、ƪチ⥎ἠǾ⢛˛ယỮǦǹǓ（接触不良や絶縁不良、許容電流オーバーなどにより、感電や火災の原因）ƪチ⥎ἠǾƸ
ૅԑɮɓɋɐǽ͙ǽᴻ੿⾷⯍ᛠ⥎ἠ᧸ᴻ੿ƷǹǸ⾸ǺယỮǦǹǓ（感電、故障の原因）
ƪチǻțǮཆǶ࿫͛⾷⯍ᕧ⾸క̗ȡǦǹǓ（感電、故障の原因）
ƪチ࿫͛క̗ǾƸǃ࿫͛⾷⯍ᕧ⾸క̗◻ᅽሤǄǺチチチチ൝ǲǵ⒅Ǖ（感電、火災の原因）ƪチ⯍ᕧక̗ǾƸૅԑɿૅঋɮɓɋɐǹǸǽƷチᜰ⯍ǦȒᄺࠔȡչǲǵǚȘ⒅Ǖ（感電の原因）
ƪチ͛ୡ‫ݨ‬Ǿഝ᰷࿀઻ǽ⤴‫ݨ‬ȡπ᧸ǨȚ
（製品の落下、感電、火災などの原因）ƪチ⥎ἠǾƸ
ཀ઻ǽȹ⾼ɞɳȡπ᧸Ǧǵ᯺ીǺယỮǦƸᴻ੿ယỮ⤴Ǻȹ⾼ɞɳǽঋ‫מ‬ǛΌȞȘǹǓȗǕǺ
᯺ીǺࡘ઻ǨȚ（故障や発熱、火災の原因）ƪチ⥎ἠȡǾǤȍǹǓȗǕǺƸ
ȳɘʀǾә⢡ș᯺ીǺƷ ‫ۄ‬ș͛ǠȚ（感電、火災の原因）

据え付け時のご注意● 次のような場所に据え付けない。

• 直射日光や直接外気が当たる、窓際など• 過度な衝撃や振動のあるところ• 熱源の近くなど● 使用温度、湿度範囲を満たす場所に据え付ける。
● 高周波を発生する機器（インバーター機器、自家発電機、医療機器、無線通信機器）のあるところは避ける。
（本機の誤動作や故障の原因になったり、それらの機器へ弊害を与える場合があります）● テレビ、
ラジオ、パソコンなどの機器から１ｍ以上離す。
（映像の乱れ、雑音の原因）● 配線は、電源配線などとより合わせたり、同一金属管内に収納したりしない。
（故障の原因）● 配線は、地中に埋設しない。
（落雷などにより、感電や火災、故障の原因）

Printed in Japan
ACXF60-32614
W0918-40823

C-151

7. リモコン

制御関連編

各部の名前
① 表示ランプ
運転状態をお知らせします
Ǚ᮪ȘǪ

② 受光部
信号を受信します

ワイヤレスリモコンの信号は微弱な赤外線を利用しており、下記の影響により操作を受け付けないことがありますので取り付け位置についてはご注意ください。
・インバーター蛍光灯やラピッドスタート式蛍光灯（グローランプがない方式のもの）
・プラズマディスプレイや液晶テレビ
・その他、
出力の大きい照明や直射日光③ 応急運転ボタン
応急運転を始めます／
止めます

1 配線のしかたƪ リモコン配線の総配線長：400 m以内■ 基本配線図

・室内ユニットのリモコンわたり総配線長は200 mまで
ƪ グループ制御時の接続可能台数

室内ユニット・室内ユニット：8台まで（熱交換気ユニットの台数を含む）
ƪはワイヤレスリモコン受信部の配線をご使用ください。

１
２

リモコン配線・極性なし
CN001

リモコン配線用端子

ワイヤレスリモコン受信部

親・子リモコン制御について1台もしくは複数台の室内ユニットを2個のリモコンで操作することができます。
設置後、片方を「親リモコン」、
もう一方を「子リモコン」に設定してください。
ワイヤードリモコンと併用時は、ワイヤードリモコンを「親リモコン」に設定してください。
設定方法については、本紙およびワイヤードリモコンに付属の「据付（電気）工事説明書」をご覧ください。

■ 室内ユニットが1台のとき■ 室内ユニットが複数台のとき（例） 室内ユニット（例） 室内ユニット 室内ユニット

室内ユニット

リモコン配線
ワイヤード
リモコン
（親）

CN001

Ǚ᮪ȘǪ

ワイヤレスリモコン ワイヤード
受信部
リモコン
（子）
(親)

CN001

ワイヤレスリモコン受信部(子)

どの室内ユニットにリモコンを接続しても、動作します。

グループ制御（リモコンわたり配線）について● R32冷媒機種（オフィス・店舗用エアコン）は同一冷媒系統内のリモコンわたり配線が不要です。

● 冷媒種にかかわらず、
冷媒系統が異なる場合や熱交換気ユニットと混在する場合は、すべての室内ユニットに、リモコンわたり配線が必要です。
● R410A冷媒機種（オフィス・店舗用エアコン）は同一冷媒系統内であっても、リモコンわたり配線が必要です。

● リモコン側で渡る配線は禁止です。
※ 6シリーズ以降のオフィス・店舗用エアコンの場合は、室内ユニットに同梱されている説明書をご覧ください。

同一冷媒系統の室内ユニットをグループ制御する場合

複数冷媒系統の室内ユニットをグループ制御する場合※ R32冷媒機種（オフィス・店舗用エアコン）

冷媒系統1

室外ユニット

室外ユニット

室内ユニット 室内ユニット 室内ユニット 室内ユニット
ワイヤレスリモコン
CN001
受信部

室内ユニット 室内ユニット

※

冷媒系統2
室外ユニット
室内ユニット 室内ユニット

※

冷媒系統3
室外ユニット
室内ユニット 室内ユニット※

リモコン配線
ワイヤレスリモコン
CN001
受信部

リモコン配線Ǚ᮪ȘǪǙ᮪ȘǪ

どの室内ユニットにワイヤレスリモコン受信部を接続しても、動作します。

● どの室内ユニットにワイヤレスリモコン受信部を接続しても、動作します。

● エコナビ対応と非対応の室内ユニットが混在する場合は、
エコナビ対応の室内ユニットを、グループ制御の室内ユニット親機に設定する必要が
あります。

ǙⲬǓ
● 親・子リモコン制御やグループ制御を行う場合は、
室内ユニットやワイヤードリモコンに付属の「据付（電気）
工事説明書」
もあわせてご覧ください。

C-152

7. リモコン

制御関連編

2 据え付けるǙⲬǓ 「3 設定する」
を事前にご確認ください。

１方向天井カセット形／高天井用１方向カセット形の場合① ワイヤレスリモコン受信部（以降、受信部）の取り付け位置にあるパネルカバーをはずします。
（図A）② 天井パネルにリモコン配線を通し、受信部をパネル穴に取り付けます。
③ リモコン配線をリブに沿って押し込みます。高天井用1方向カセットの場合は、さらに切り欠きに通します。
（図B）④ 天井パネルを室内ユニットに取り付けます。
⑤ リモコン配線は室内ユニット内部の結束バンドで固定します。
（図C）
高天井用1方向カセットに取り付ける場合は、結束クランパー（付属）でファンケーシングのラッチ部に固定してください。
（図D）※リモコン配線がファンに巻き込まれないように、確実に固定してください。
⑥ リモコン配線を室内ユニット電装ボックスの下側の穴から引き込んでリモコン配線用端子に接続します。
図A図B（天井パネル裏側）（天井パネル裏側）
広げる

天井パネル

1方向天井カセット形の場合

高天井用1方向カセット形の場合

天井パネル
天井パネル

表側に抜く
パネルカバー
リモコン配線をリブに沿って
押し込む

広げる

図C

図D

1方向天井カセット形の場合

リブ

受信部

受信部

リモコン配線をリブに沿って
押し込む

リブ

切り欠き

高天井用1方向カセット形の場合
ファンケーシング

結束バンド

室内ユニット
電装ボックスファンケーシングのラッチに結束クランパー（付属）で固定

結束バンド

天井吊形の場合① 吸込グリルを開きます。
（図A）② サイドカバー取付ネジをはずし、サイドカバーを前面へスライドさせてはずします。
（図A）③ 図Bのようにして、ワイヤレスリモコン受信部（以降、受信部）の取り付け位置にあるパネルカバーをはずします。
（図B）※力を加えすぎるとパネルにキズをつける恐れがあります。
④ パネルにリモコン配線を通し、受信部をパネル穴に取り付けます。
（図C）⑤ リモコン配線は室内ユニット内部の結束バンドで固定します。
（図C）⑥ リモコン配線を室内ユニット電装ボックスの上側の穴から引き込んでリモコン配線用端子に接続します。
ルーバーモーター等の配線に沿わせて結束バンドで固定します。
（図D）※電装ボックスの上側の穴を使用して引き込みます。
マイナスドライバー⑦ 手順①、②ではずしたサイドカバーと吸込グリルを元の状態に取り付けます。

（ビニールテープを巻く）

図A

サイドカバー

図B

パネル
ビニールテープ○印の下の側面に差し込む

サイドカバー
取付ネジ

図D

パネルカバー

結束バンド

リモコン配線

吸込グリル

図C
結束バンド
パネル穴
リモコン配線
室内ユニット
電装ボックス
リモコン配線用端子

パネル
配線を通す

C-153

7. リモコン

制御関連編

3 設定する■ リモコン親子設定■ アドレス設定

設定を行う場合は、受信部のカバーを取りはずす必要があります。

リモコン親子設定● ワイヤードリモコンやワイヤレスリモコン受信部を親子で設置するときに設定します。
● 片方を「親リモコン」、
もう一方を「子リモコン」に設定してください。
● 工場出荷時は「親リモコン」に設定してあります。

スイッチ● ワイヤードリモコンと併用時は、ワイヤードリモコンを「親リモコン」に設定してください。

親子設定2)) 21

ワイヤレスリモコン受信部の親子スイッチの位置

親子      アドレス設定● 同じ室内に複数のワイヤレスリモコン受信部が設置されているときに、アドレスを設定して混信を防ぐことができます。
● ワイヤレスリモコン送信部のアドレス変更方法はワイヤレスリモコン送信部の「取扱説明書」をご覧ください。

ワイヤレスリモコン送信部のアドレス表示 アドレス

ALL

アドレス

全てのアドレス位置で受信が可能

ワイヤレスリモコン受信部のアドレス
スイッチの位置

アドレス1

      2アドレス

   

3

アドレス

アドレス

4

   5

   アドレス

6

   4 試運転する
準備：室内ユニットの説明書を参照し、事前に漏電しゃ断器（電源）を「入」
れてください。
約1分間は操作を受け付けませんが、設定中のため、故障ではありません。
（設定中に受信した内容は解除されます。
）
ǙⲬǓ● 試運転以外の目的には使わないでください。
1. 応急運転ボタンの長押し（10秒）
で試運転モードになります。
（室内・室外ユニットに無理がかかるため）
2. 試運転中は、表示ランプ（運転、タイマー、準備中）が点滅します。
3. 試運転を終了するには応急運転ボタンを長押し（10秒）してください。 ● 暖房および冷房で試運転できます。温度変更はできません。
● 連続試運転を防止するため60分後自動で「オフ」になります。
● 電源投入後および運転停止後、
約 3 分間は室外ユニットの運転はしません。

自己診断機能表と検出内容
下の表にある「警報表示」はワイヤードリモコンを接続した場合に表示される警報内容です。
警報の対処方法については、室内ユニットに付属の「据付（電気）工事説明書」や「テクニカルガイド」をご覧ください。
ワイヤレスリモコン受信部の表示ランプ

検出内容
警報表示

運転

リモコン回線上での通信異常( ～ (、( ～ (、
(、
(

◎

●

●

室内外操作線または室外機サブバスでの通信異常( ～ (、
(、
(、
( ～ (●●◎室内保護装置動作

3、
3 ～ 3

●

◎

◎

交互

室外保護装置動作

3 ～ 3、
3 ～ 3

◎

●

◎

交互

室内サーミスタ異常) ～ )、
) ～ )

◎

◎

●

交互

室外サーミスタ異常) ～ )、
) ～ )

◎

◎

○

交互

室内EEPROM異常

)

◎

◎

●

同時

室外EEPROM異常

)、
)

◎

◎

○

同時

圧縮機関係異常+ ～ +●◎●

室内設定異常/ ～ /、/ ～ /

◎

●

◎

同時

室外設定異常/、/ ～ /

◎

○

◎

同時

ガスヒートポンプエアコンの異常$ ～ $

●

◎

◎

同時

冷暖不一致（冷暖自動不可機種への冷暖自動設定を含む）

○

◎

◎

交互

オイル警報（室外保護装置動作と同じ）

◎

●

◎

交互

自動アドレス中（ワイヤレスリモコンで行った場合）

◎

◎

◎

順次

試運転中

◎

◎

◎

同時

付属品
ƪチệትȷɱɻəʀチ
ƪチ࿫͛
⾷⯍ᕧ⾸
క̗◻ᅽሤ

＜ ＞：個数

⿋１⿍
⿋１⿍

品

形

点滅

●：消灯 ／ ○：点灯 ／ ◎：点滅（0.5秒間隔）

仕様
外タイマー 準備中

寸

質番

CZ-10RWRD1A

法(高さ) 65 mm × (幅) 130 ｍｍ × (奥行き) 22 mm

量

82 㼓

使 用 温 度・湿 度 範 囲

0 ℃ ～ 40 ℃・20 % ～ 80 %電

DC 16 V（室内ユニットより供給）

源

C-154

※ 屋内設置専用

0℃～40℃・20％～80％

DC16 V（室内ユニットより供給）

電源

使用温度・湿度範囲※屋内設置専用75g

重量CZ-10RWRC1A(高さ)120 mm × (幅)70 mm × (奥行)20 mm

番

外 形 寸 法

18.2
83.5
18.3

品

120
34.4

20

外形寸法図

12

9.4

70

14

8

C-155
4.4
5.4

4.4

仕様

単位：ｍｍ

品番

CZ-10RWRC1A

外形寸法図《ワイヤレスリモコン》(別置受信部）

7. リモコン制御関連編

ワイヤレスリモコン受信部（別置受信部）/ CZ-10RWRC1A

7. リモコン

制御関連編

࿫͛⾷⯍ᕧ⾸
క̗◻ᅽሤ

ᛂᛴ㐠㌿

㐠 ㌿

ɷȬɬɴɁɲɪȻɻ‫ۅ‬Ј⤴⾷֌Έ‫ۅ‬Ј⤴⾸‫ݨ‬ᨯ CZ-10RWRC1A

ࢱ࢖࣐࣮
‽ഛ୰
ࣇ࢕ࣝࢱ࣮

●「据付（電気）工事説明書」をよくお読みのうえ、正しく安全に施工して ●「据付（電気）工事説明書」に記載されていない方法や、指定の部品をください。特に「安全上のご注意」
は、施工前に必ずお読みください。 使用しない方法で据え付けされたことにより事故や損害が生じた
当社では責任を負えません。また、
その据え付けが原因●据付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認してください。 ときには、で故障が生じた場合は、製品保証の対象外となります。
また、「据付（電気）工事説明書」
は、お客様で保管いただくよう依頼
してください。
●接続する機器に付属の「据付（電気）工事説明書」もあわせてご覧くだ●移設、修理の場合は「据付（電気）工事説明書」を工事担当の方へお渡しください。 さい。

યӴˀǽǣᗨ๟ ർǩǙમșǞǯǤǓ
人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
ƛチ◳ǲǮπǓᅀȡǦǮǷǜǺ᧯ǧȚ‫્ڈ‬ȓ၏્ǽᲦಏȡٚոǦǵƸƛチǙમșǓǮǯǞԑ૓ȡᓎǽࡖ▉‫ۥ‬Ƕ◻ᅽǦǵǓȍǨƹ
◻ᅽǦǵǓȍǨƹ

⚋‫「 ܝ‬死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

してはいけない内容（禁止事項）です。

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生する

ᗨ๟ おそれがある内容」です。

実行しなければならない内容（強制事項）
です。

チ⚋‫ܝ‬

チᗨ๟
ƪチᓎǽȗǕǹईཀǶπȞǹǓチ（感電、火災などの原因）• 結露するところ• 可燃性ガスなどの漏れるおそれのあるところ• 水や油（機械油含む）の飛沫の多いところ• 酸性やアルカリ性の溶液・特殊なスプレーなどを頻繁に使うところ• 腐食性ガスなどの漏れるおそれのあるところ• 有機溶剤の飛沫するところ• 電磁波が出る機械のあるところ• 電圧変動の多いところ
ƪチ⯍ᕧక̗Ǿ͆ΧǺే⯍ǦǮⰙ⯍ᕧȡȪʀɁǺყ⯍ǦǵǚȘ⒅Ǖチ（故障の原因）࿫͛
⾷⯍ᕧ⾸క̗ȡǨȚ֭Ǻƪチ࿫͛⾷⯍ᕧ⾸క̗ǾƸǙ⛷Ǔˀǡǽ⛩ॹಅȓƷチଗ⫨Ꮱ‫‮‬ǺϞⲠǨȚ（感電、チ
火災の原因）ƪチ⯍ᕧక̗ǾƸ⯍ᕧక̗ॲǛˁ▉Ǻ൝ǲǵ⒅Ǖ
• 電気設備に関する技術基準• 内線規程• 据付（電気）
工事説明書（感電、火災の原因）ቊΧȡ࿫Ǘ͛ǠȚǷǜǺ
ƪチո╫ȓტ⢧Ǿ⒅ȞǹǓ（感電、火災の原因）ƪチᕮᗴǓǦǹǓ（感電、故障の原因）
ƪチ⥎ἠǾ⢛˛ယỮǦǹǓ（接触不良や絶縁不良、許容電流オーバーなどにより、感電や火災の原因）ƪチ⥎ἠǾƸ
ૅԑɮɓɋɐǽɲɪȻɻ⥎ἠ᧸ᴻ੿Ǻ

据え付け時のご注意● 次のような場所に据え付けない。

チチチチယỮǦƸǬǽ͙ǽᴻ੿ǺယỮǦǹǓ（感電、故障の原因）
⾷⯍ᕧ⾸క̗ȡǦǹǓƪチǻțǮཆǶ࿫͛（感電、
故障の原因）
ƪチ࿫͛క̗ǾƸǃ࿫͛⾷⯍ᕧ⾸క̗◻ᅽሤǄǺチチチチ൝ǲǵ⒅Ǖ（感電、火災の原因）ૅԑɿૅঋɮɓɋɐǹǸǽƪチ⯍ᕧక̗ǾƸƷチᜰ⯍ǦȒᄺࠔȡչǲǵǚȘ⒅Ǖ（感電の原因）
ƪチ࿫Ǘ͛ǠǾƸ
⦔⦖Ǻ١ո‵ǗȘțȚཀǺ᯺ીǺ⒅Ǖ
（製品の落下による、けがの原因）ƪチ͛ୡ‫ݨ‬Ǿഝ᰷࿀઻ǽ⤴‫ݨ‬ȡπ᧸ǨȚ
（製品の落下、感電、火災などの原因）ƪチ⥎ἠǾƸ
ཀ઻ǽȹ⾼ɞɳȡπ᧸Ǧǵ᯺ીǺယỮǦƸᴻ੿ယỮ⤴Ǻȹ⾼ɞɳǽঋ‫מ‬ǛΌȞȘǹǓȗǕǺ
᯺ીǺࡘ઻ǨȚ（故障や発熱、火災の原因）ƪチ⥎ἠȡǾǤȍǹǓȗǕǺƸ
ȳɘʀǾә⢡ș᯺ીǺƷ ‫ۄ‬ș͛ǠȚ（感電、火災の原因）• 直射日光や直接外気が当たる、窓際など• 過度な衝撃や振動のあるところ• 据付面に凹凸があるところ• 熱源の近くなど● 床面から1 ～ 1.5ｍの高さに床面に対して垂直に据え付ける。
● 複数並べて据え付けるときは、
左右5 ｍｍ、上下50 ｍｍ以上離す。
● 使用温度、湿度範囲を満たす場所に据え付ける。
● 高周波を発生する機器（インバーター機器、自家発電機、医療機器、無線通信機器）のあるところは避ける。
（本機の誤動作や故障の原因になったり、それらの機器へ弊害を与える場合があります）● テレビ、
ラジオ、パソコンなどの機器から１ｍ以上離す。
（映像の乱れ、雑音の原因）● 配線は、電源配線などとより合わせたり、同一金属管内に収納したりしない。
（故障の原因）● 配線は、地中に埋設しない。
（落雷などにより、感電や火災、故障の原因）
Printed in China
ACXF60-32784
W0918-40823

C-156

7. リモコン

制御関連編

各部の名前
ŋチ⒙ᰳɱɻɟチ
運転状態をお知らせしますŌチ‫ۅ‬ӟ⤴チ
信号を受信します

ᛂᛴ㐠㌿

Ǚ᮪ȘǪ
ワイヤレスリモコンの信号は微弱な赤外線を利用しており、下記の影響により操作を受け付けないことがありますので取り付け位置についてはご注意ください。
・インバーター蛍光灯やラピッドスタート式蛍光灯（グローランプがない方式のもの）
・プラズマディスプレイや液晶テレビ
・その他、
出力の大きい照明や直射日光ōチඅබ⣌⟵ɤɇɻ
応急運転を始めます／
止めます

㐠 ㌿
ࢱ࢖࣐࣮
‽ഛ୰
ࣇ࢕ࣝࢱ࣮

1 配線のしかたƪ ケーブルの種類■ 基本配線図

・柔軟性のある、0.5 ～ 1.25 mm²のケーブル（単線は使わない）
・シース部を含む絶縁物の厚みが1 ｍｍ以上あるケーブル
・推奨品：VCTF（EM-ECTF *）/ VCT（ECO120 *）* エコ電線について：紫外線（日光・照明など）の影響を受ける
場合は 、遮光するか耐紫外線用を使う。

室内ユニット１２

リモコン配線（現地調達）
・極性なし
リモコン配線用端子１２

ワイヤレスリモコン受信部

ƪ リモコン配線の総配線長：400 m以内

・室内ユニットのリモコンわたり総配線長は200 mまで
ƪ グループ制御時の接続可能台数

・室内ユニット：8台まで（熱交換気ユニットの台数を含む）

親・子リモコン制御について1台もしくは複数台の室内ユニットを2個のリモコンで操作することができます。
設置後、片方を「親リモコン」、もう一方を「子リモコン」に設定してください。
ワイヤードリモコンと併用時は、ワイヤードリモコンを「親リモコン」に設定してください。
設定方法については、本紙およびワイヤードリモコンに付属の「据付（電気）工事説明書」
をご覧ください。

■ 室内ユニットが1台のとき■ 室内ユニットが複数台のとき（例） 室内ユニット（例） 室内ユニット 室内ユニット

室内ユニット

リモコン配線
ワイヤード
リモコン
（親）

ワイヤレスリモコン ワイヤード
受信部
リモコン
（子）
(親)

ワイヤレスリモコン受信部(子)

どの室内ユニットにリモコンを接続しても、動作します。

Ǚ᮪ȘǪ

グループ制御（リモコンわたり配線）について● R32冷媒機種（オフィス・店舗用エアコン）は同一冷媒系統内のリモコンわたり配線が不要です。

● 冷媒種にかかわらず、
冷媒系統が異なる場合や熱交換気ユニットと混在する場合は、すべての室内ユニットに、リモコンわたり配線が必要です。
● R410A冷媒機種（オフィス・店舗用エアコン）は同一冷媒系統内であっても、リモコンわたり配線が必要です。

● リモコン側で渡る配線は禁止です。
※ 6シリーズ以降のオフィス・店舗用エアコンの場合は、室内ユニットに同梱されている説明書をご覧ください。

同一冷媒系統の室内ユニットをグループ制御する場合

複数冷媒系統の室内ユニットをグループ制御する場合※ R32冷媒機種（オフィス・店舗用エアコン）
室外ユニット

室外ユニット

室内ユニット 室内ユニット 室内ユニット 室内ユニット
ワイヤレスリモコン
受信部

冷媒系統1

室内ユニット 室内ユニット

※

冷媒系統2
室外ユニット
室内ユニット 室内ユニット

※

冷媒系統3
室外ユニット
室内ユニット 室内ユニット※

リモコン配線
ワイヤレスリモコン受信部

リモコン配線Ǚ᮪ȘǪǙ᮪ȘǪ

どの室内ユニットにワイヤレスリモコン受信部を接続しても、動作します。

● どの室内ユニットにワイヤレスリモコン受信部を接続しても、動作します。

● エコナビ対応と非対応の室内ユニットが混在する場合は、
エコナビ対応の室内ユニットを、グループ制御の室内ユニット親機に設定する必要が
あります。

ǙⲬǓ
● 親・子リモコン制御やグループ制御を行う場合は、
室内ユニットやワイヤードリモコンに付属の「据付（電気）工事説明書」
もあわせてご覧ください。

C-157

7. リモコン

制御関連編

2 据え付けるǙⲬǓ 「3 設定する」
を事前にご確認ください。

■ 下ケースを取り付けるとき（手順2  ）手順 1 下ケースをはずす● ネジは、
下ケースにあたるまでしっかり締めてください。

（上ケース取り付け時に、ネジ頭が基板にあたり、故障の原因）● ネジは、
締めすぎないでください。
（下ケースの変形による、落下の原因）● ドライバーを差し込む際は、ツメを折らないよう注意してください。

差し込んで
軽く回す

■ 上ケースを取り付けるとき（手順2  ）余分な配線を● 手順2  の図の経路で配線し、

マイナス
ドライバー

下ケース

ケースに収納したり、基板上の部品に配線が触れないようにしてください。
（配線が基板とケースにはさみ込まれ、故障の原因）

手順 2 壁に取り付ける

埋込型の場合 上ケースを露出型の場合 下ケースをJISボックスに

 上ケースを取り付ける

取り付ける

取り付ける

● 上ケースのツメを● 上ケースのツメを合わせてから、ニッパ等で切り
取り、
やすり等で
バリを取る

JISボックス（現地調達）
・JIS C8340
1 個用スイッチボックス（カバーなし）はさみ込みに
ご注意！
ツメ

（2か所）

取り付ける

下ケースのツメを合わせる。

● 配線は、
下ケース中央の穴に通しておく。

合わせてから、
下ケースのツメを合わせる。

 下ケースを壁に

穴に
通す

結束
クランパー
（付属）
ツメ（2か所）

端子台
ツメ
木ネジ
ネジ穴
（付属）

ツメ
小ネジ
ネジ穴
（付属）
上ケース
（裏）

 リモコン配線を接続する● 端子台のネジを強く締めすぎると

下ケース
（裏）

 リモコン配線を接続する

被覆を剥ぐ 約 6 mm

● 端子台のネジを強く締めすぎると被覆を剥ぐ 約 6 mm

上ケース
（裏）

下ケース
（裏）

基板が割れることがあります。
● 締め付けトルク：0.8 ～ 1.5N・m（推奨値）
シースを剥ぐ 約 150 mm● ケースの溝に沿って配線してください。

基板が割れることがあります。

● 締め付けトルク：0.8 ～ 1.5N・m（推奨値） 配線を接続する向きに注意してください

配線を接続する向きに注意
してください3 設定する■ リモコン親子設定■ アドレス設定

設定を行う場合は、受信部の下ケースを取りはずしてください。



リモコン親子設定● ワイヤードリモコンやワイヤレスリモコン受信部を親子で設置するときに設定します。
● 片方を「親リモコン」、
もう一方を「子リモコン」に設定してください。
● 工場出荷時は「親リモコン」に設定してあります。

● ワイヤードリモコンと併用時は、ワイヤードリモコンを「親リモコン」に設定してください。

スイッチ

親子設定

2)) 21

ワイヤレスリモコン受信部の親子スイッチの位置

親子      アドレス設定● 同じ室内に複数のワイヤレスリモコン受信部が設置されているときに、アドレスを設定して混信を防ぐことができます。
● ワイヤレスリモコン送信部のアドレス変更方法はワイヤレスリモコン送信部の「取扱説明書」をご覧ください。

ワイヤレスリモコン送信部のアドレス表示 アドレス
ワイヤレスリモコン受信部のアドレス
スイッチの位置ALL

全てのアドレス位置で
受信が可能

アドレス

1

   

C-158

アドレス

   2アドレス

   3アドレス

   

4

アドレス

5

   アドレス

6

   

制御関連編4 試運転する
準備：室内ユニットの説明書を参照し、事前に漏電しゃ断器（電源）を「入」
れてください。
約1分間は操作を受け付けませんが、設定中のため、故障ではありません。
（設定中に受信した内容は解除されます。
）
ǙⲬǓ● 試運転以外の目的には使わないでください。
1. 応急運転ボタンの長押し（10秒）で試運転モードになります。
（室内・室外ユニットに無理がかかるため）
2. 試運転中は、表示ランプ（運転、タイマー、準備中）が点滅します。
3. 試運転を終了するには応急運転ボタンを長押し（10秒）
してください。 ● 暖房および冷房で試運転できます。温度変更はできません。
● 連続試運転を防止するため60分後自動で「オフ」になります。
● 電源投入後および運転停止後、
約 3 分間は室外ユニットの運転はしません。

自己診断機能表と検出内容
下の表にある「警報表示」はワイヤードリモコンを接続した場合に表示される警報内容です。
警報の対処方法については、室内ユニットに付属の「据付（電気）工事説明書」や「テクニカルガイド」をご覧ください。
ワイヤレスリモコン受信部の表示ランプ

検出内容
警報表示

運転

( ～ (、( ～ (、
(、
(

◎

●

●

室内外操作線または室外機サブバスでの通信異常( ～ (、
(、(、( ～ (●●◎室内保護装置動作

3、
3 ～ 3

●

◎

◎

交互

室外保護装置動作

3 ～ 3、
3 ～ 3

◎

●

◎

交互

室内サーミスタ異常) ～ )、) ～ )

◎

◎

●

交互

室外サーミスタ異常) ～ )、
) ～ )

◎

◎

○

交互

室内EEPROM異常

)

◎

◎

●

同時

室外EEPROM異常

)、
)

◎

◎

○

同時

圧縮機関係異常+ ～ +●◎●

室内設定異常/ ～ /、/ ～ /

◎

●

◎

同時

室外設定異常/、/ ～ /

◎

○

◎

同時

ガスヒートポンプエアコンの異常$ ～ $

●

◎

◎

同時

冷暖不一致（冷暖自動不可機種への冷暖自動設定を含む）

○

◎

◎

交互

オイル警報
（室外保護装置動作と同じ）

◎

●

◎

交互

自動アドレス中（ワイヤレスリモコンで行った場合）

◎

◎

◎

順次

試運転中

◎

◎

◎

同時

リモコン回線上での通信異常

タイマー 準備中点滅●：消灯 ／ ○：点灯 ／ ◎：点滅（0.5秒間隔）



外形寸法図























穴に
通す

7. リモコン





単位：ｍｍ

付属品

＜ ＞：個数仕様

ƪチତɕɀƷ⿜チ⿃チjチビブチチチチチ（埋込型 JISボックス用）
チ ⿋⿁⿍チ品

ƪチቆɕɀƷ⿜チ⿃チjチ⿀
⿄ハ⿄チ（露出型 壁面用）チチ

外ƪチệትȷɱɻəʀチ
ƪチ࿫͛
⾷⯍ᕧ⾸
క̗◻ᅽሤ

チ

チ

⿋⿁⿍
⿋１⿍
⿋１⿍

※ ケーブルは現地調達のため、付属していません。

形

寸

質

番

CZ-10RWRC1A

法(高さ) 120 mm × (幅) 70 ｍｍ × (奥行き) 20 mm

量

75 㼓

使 用 温 度・湿 度 範 囲

0 ℃ ～ 40 ℃・20 % ～ 80 %電

DC 16 V（室内ユニットより供給）

源

C-159

※ 屋内設置専用

7. リモコン

制御関連編

ワイヤレスリモコン受信部（天井吊形ナノイー X 搭載機種 受信部）/ CZ-10RWRT1A

C-160

7. リモコン

制御関連編

࿫͛⾷⯍ᕧ⾸క̗◻ᅽሤɷȬɬɴɁɲɪȻɻ‫ۅ‬Ј⤴⾷ঙ̡۲ബ⾸‫ݨ‬ᨯ CZ-10RWRT1A●「据付（電気）工事説明書」をよくお読みのうえ、正しく安全に施工して ●「据付（電気）工事説明書」に記載されていない方法や、指定の部品をください。特に「安全上のご注意」
は、施工前に必ずお読みください。 使用しない方法で据え付けされたことにより事故や損害が生じた
当社では責任を負えません。また、
その据え付けが原因●据付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認してください。 ときには、で故障が生じた場合は、製品保証の対象外となります。
また、「据付（電気）工事説明書」
は、お客様で保管いただくよう依頼
してください。
●接続する機器に付属の「据付（電気）工事説明書」もあわせてご覧くだ●移設、修理の場合は「据付（電気）工事説明書」を工事担当の方へお渡しください。 さい。

યӴˀǽǣᗨ๟ ർǩǙમșǞǯǤǓ
人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
ƛチ◳ǲǮπǓᅀȡǦǮǷǜǺ᧯ǧȚ‫્ڈ‬ȓ၏્ǽᲦಏȡٚոǦǵƸƛチǙમșǓǮǯǞԑ૓ȡᓎǽࡖ▉‫ۥ‬Ƕ◻ᅽǦǵǓȍǨƹ
◻ᅽǦǵǓȍǨƹ

⚋‫「 ܝ‬死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

してはいけない内容（禁止事項）です。

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生する

ᗨ๟ おそれがある内容」です。

実行しなければならない内容（強制事項）
です。

チ⚋‫ܝ‬

チᗨ๟
ƪチᓎǽȗǕǹईཀǶπȞǹǓチ（感電、火災などの原因）• 結露するところ• 可燃性ガスなどの漏れるおそれのあるところ• 水や油（機械油含む）の飛沫の多いところ• 酸性やアルカリ性の溶液・特殊なスプレーなどを頻繁に使うところ• 腐食性ガスなどの漏れるおそれのあるところ• 有機溶剤の飛沫するところ• 電磁波が出る機械のあるところ• 電圧変動の多いところ
ƪチ⯍ᕧక̗Ǿ͆ΧǺే⯍ǦǮⰙ⯍ᕧȡȪʀɁǺყ⯍ǦǵǚȘ⒅Ǖチ（故障の原因）࿫͛
⾷⯍ᕧ⾸క̗ȡǨȚ֭Ǻƪチ࿫͛⾷⯍ᕧ⾸క̗ǾƸǙ⛷Ǔˀǡǽ⛩ॹಅȓƷチଗ⫨Ꮱ‫‮‬ǺϞⲠǨȚ（感電、チ
火災の原因）ƪチ⯍ᕧక̗ǾƸ⯍ᕧక̗ॲǛˁ▉Ǻ൝ǲǵ⒅Ǖ
• 電気設備に関する技術基準• 内線規程• 据付（電気）
工事説明書（感電、火災の原因）ቊΧȡ࿫Ǘ͛ǠȚǷǜǺ
ƪチո╫ȓტ⢧Ǿ⒅ȞǹǓ（感電、火災の原因）ƪチᕮᗴǓǦǹǓ（感電、故障の原因）
ƪチ⥎ἠǾ⢛˛ယỮǦǹǓ（接触不良や絶縁不良、許容電流オーバーなどにより、感電や火災の原因）ૅԑɮɓɋɐǽ͙ǽᴻ੿⾷⯍ᛠ⥎ἠ᧸ᴻ੿ƪチ⥎ἠǾƸ

ƷǹǸ⾸ǺယỮǦǹǓ（感電、故障の原因）
ƪチǻțǮཆǶ࿫͛⾷⯍ᕧ⾸క̗ȡǦǹǓ（感電、故障の原因）
ƪチ࿫͛క̗ǾƸǃ࿫͛⾷⯍ᕧ⾸క̗◻ᅽሤǄǺチチチチ൝ǲǵ⒅Ǖ（感電、火災の原因）ƪチ⯍ᕧక̗ǾƸૅԑɿૅঋɮɓɋɐǹǸǽƷチᜰ⯍ǦȒᄺࠔȡչǲǵǚȘ⒅Ǖ（感電の原因）
ƪチ͛ୡ‫ݨ‬Ǿഝ᰷࿀઻ǽ⤴‫ݨ‬ȡπ᧸ǨȚ
（製品の落下、感電、火災などの原因）ƪチ⥎ἠǾƸ
ཀ઻ǽȹ⾼ɞɳȡπ᧸Ǧǵ᯺ીǺယỮǦƸᴻ੿ယỮ⤴Ǻȹ⾼ɞɳǽঋ‫מ‬ǛΌȞȘǹǓȗǕǺ
᯺ીǺࡘ઻ǨȚ（故障や発熱、火災の原因）ƪチ⥎ἠȡǾǤȍǹǓȗǕǺƸ
ȳɘʀǾә⢡ș᯺ીǺƷ ‫ۄ‬ș͛ǠȚ（感電、火災の原因）

据え付け時のご注意● 次のような場所に据え付けない。

• 直射日光や直接外気が当たる、窓際など• 過度な衝撃や振動のあるところ• 熱源の近くなど● 使用温度、湿度範囲を満たす場所に据え付ける。
● 高周波を発生する機器（インバーター機器、自家発電機、医療機器、無線通信機器）のあるところは避ける。
（本機の誤動作や故障の原因になったり、それらの機器へ弊害を与える場合があります）● テレビ、
ラジオ、パソコンなどの機器から１ｍ以上離す。
（映像の乱れ、雑音の原因）● 配線は、電源配線などとより合わせたり、同一金属管内に収納したりしない。
（故障の原因）● 配線は、地中に埋設しない。
（落雷などにより、感電や火災、故障の原因）

Printed in Japan
ACXF60-32624
W0918-40823

C-161

7. リモコン

制御関連編

各部の名前
① 表示ランプ
運転状態をお知らせします
Ǚ᮪ȘǪ

② 受光部
信号を受信します

ワイヤレスリモコンの信号は微弱な赤外線を利用しており、下記の影響により操作を受け付けないことがありますので取り付け位置についてはご注意ください。
・インバーター蛍光灯やラピッドスタート式蛍光灯（グローランプがない方式のもの）
・プラズマディスプレイや液晶テレビ
・その他、
出力の大きい照明や直射日光③ 応急運転ボタン
応急運転を始めます／
止めます

1 配線のしかたƪ リモコン配線の総配線長：400 m以内■ 基本配線図

・室内ユニットのリモコンわたり総配線長は200 mまで
ƪ グループ制御時の接続可能台数

室内ユニット・室内ユニット：8台まで（熱交換気ユニットの台数を含む）
ƪはワイヤレスリモコン受信部の配線をご使用ください。

１
２

リモコン配線・極性なし
CN001

リモコン配線用端子

ワイヤレスリモコン受信部

親・子リモコン制御について1台もしくは複数台の室内ユニットを2個のリモコンで操作することができます。
設置後、片方を「親リモコン」、もう一方を「子リモコン」に設定してください。
ワイヤードリモコンと併用時は、ワイヤードリモコンを「親リモコン」に設定してください。
設定方法については、本紙およびワイヤードリモコンに付属の「据付（電気）工事説明書」をご覧ください。

■ 室内ユニットが1台のとき■ 室内ユニットが複数台のとき（例） 室内ユニット（例） 室内ユニット 室内ユニット

室内ユニット

リモコン配線
ワイヤード
リモコン
（親）

CN001

Ǚ᮪ȘǪ

ワイヤレスリモコン ワイヤード
受信部
リモコン
（子）
(親)

CN001

ワイヤレスリモコン受信部(子)

どの室内ユニットにリモコンを接続しても、動作します。

グループ制御（リモコンわたり配線）について● R32冷媒機種（オフィス・店舗用エアコン）は同一冷媒系統内のリモコンわたり配線が不要です。

● 冷媒種にかかわらず、
冷媒系統が異なる場合や熱交換気ユニットと混在する場合は、すべての室内ユニットに、リモコンわたり配線が必要です。
● R410A冷媒機種（オフィス・店舗用エアコン）は同一冷媒系統内であっても、リモコンわたり配線が必要です。

● リモコン側で渡る配線は禁止です。
※ 6シリーズ以降のオフィス・店舗用エアコンの場合は、室内ユニットに同梱されている説明書をご覧ください。

同一冷媒系統の室内ユニットをグループ制御する場合

複数冷媒系統の室内ユニットをグループ制御する場合※ R32冷媒機種（オフィス・店舗用エアコン）

冷媒系統1

室外ユニット

室外ユニット

室内ユニット 室内ユニット 室内ユニット 室内ユニット
ワイヤレスリモコン
CN001
受信部

室内ユニット 室内ユニット

※

冷媒系統2
室外ユニット
室内ユニット 室内ユニット

※

冷媒系統3
室外ユニット
室内ユニット 室内ユニット※

リモコン配線
ワイヤレスリモコン
CN001
受信部

リモコン配線Ǚ᮪ȘǪǙ᮪ȘǪ

どの室内ユニットにワイヤレスリモコン受信部を接続しても、動作します。

● どの室内ユニットにワイヤレスリモコン受信部を接続しても、動作します。

ǙⲬǓ● エコナビ対応と非対応の室内ユニットが混在する場合は、
エコナビ対応の室内ユニットを、グループ制御の室内ユニット親機に設定する必要があります。

● 親・子リモコン制御やグループ制御を行う場合は、
室内ユニットやワイヤードリモコンに付属の「据付（電気）工事説明書」
もあわせてご覧ください。

C-162

7. リモコン

制御関連編

2 据え付けるǙⲬǓ 「3 設定する」
を事前にご確認ください。
① 吸込グリル固定つまみをスライドし、吸込グリルを開きます。
（図A）② サイドカバー取付ネジをはずし、サイドカバーを前面へスライドさせてはずします。
（図A）③ 側面からマイナスドライバーを差し込み、ワイヤレスリモコン受信部（以降、受信部）の取り付け位置にあるパネルカバーのツメ（２か所）を押しながらカバーをはずします。
（図B）④ パネルにリモコン配線を通し、受信部をパネル穴に取り付けます。
（図C）※リモコン配線を通したあと、再生クランパーを締めてください。
⑤ 再生クランパーへリモコン配線を通し、リモコン配線入り口から室内ユニット内部へ引き込みます。
（図C）
⑥ サドル
（３か所）
へリモコン配線を通し、室内ユニット電装ボックスへ引き込みます。
（図D）※電源線とリモコン線は分けて引き込んでください。
※ドレンアップキットを取り付けた状態でも配線の引き回しは変わりません。
⑦ リモコン配線をリモコン配線用端子へ接続し、配線固定具へ結束クランパー（付属）を通してリモコン配線を固定します。
（図E）※２線・４線式の場合は室内外信号線と共締めしてください。
※ワイヤードリモコンを併用される場合は、2本のリモコン配線を共締めしてください。
⑧ 手順①、②ではずしたサイドカバーと吸込グリルを元の状態に取り付けます。
図A

サイドカバー図B

サイドカバー
取付ネジ

吸込グリル固定つまみ

カバーのツメ
パネルカバー

スライド

です。

吸込グリル

図C

図D
再生クランパーの緩めかた

サドル

室内ユニット
電装ボックスストッパー
ストッパーを押しながら、クランパーを緩める。
再生クランパー
リモコン配線入り口

リモコン配線

パネル穴
リモコン配線

図E

パネル
配線固定具

室内ユニット
電装ボックス

配線を通す
結束クランパー
(付属)

受信部の取り付けかた①ツメを引っ掛ける（左側）②押し込む（右側）

リモコン配線用端子

C-163

リモコン配線

7. リモコン

制御関連編

3 設定する■ リモコン親子設定■ アドレス設定

リモコン親子設定

設定を行う場合は、受信部のカバーを取りはずす必要があります。

● ワイヤードリモコンやワイヤレスリモコン受信部を親子で設置するときに設定します。
● 片方を「親リモコン」、
もう一方を「子リモコン」に設定してください。
● 工場出荷時は「親リモコン」に設定してあります。

スイッチ2)) 21● ワイヤードリモコンと併用時は、ワイヤードリモコンを「親リモコン」に設定してください。

親子設定
ワイヤレスリモコン受信部の親子スイッチの位置

親子      アドレス設定● 同じ室内に複数のワイヤレスリモコン受信部が設置されているときに、アドレスを設定して混信を防ぐことができます。
● ワイヤレスリモコン送信部のアドレス変更方法はワイヤレスリモコン送信部の「取扱説明書」をご覧ください。

ワイヤレスリモコン送信部のアドレス表示 アドレス
ワイヤレスリモコン受信部のアドレス
スイッチの位置ALL

アドレス

全てのアドレス位置で
受信が可能

アドレス

1

      2アドレス

   

3

アドレス

アドレス

4

   5

   アドレス

6

   4 試運転する
準備：室内ユニットの説明書を参照し、事前に漏電しゃ断器
（電源）
を
「入」
れてください。
約1分間は操作を受け付けませんが、設定中のため、故障ではありません。
（設定中に受信した内容は解除されます。
）
ǙⲬǓ● 試運転以外の目的には使わないでください。
1. 応急運転ボタンの長押し（10秒）で試運転モードになります。
（室内・室外ユニットに無理がかかるため）が点滅します。
2. 試運転中は、表示ランプ（運転、タイマー、準備中）
3. 試運転を終了するには応急運転ボタンを長押し（10秒）
してください。 ● 暖房および冷房で試運転できます。温度変更はできません。
● 連続試運転を防止するため60分後自動で「オフ」になります。
● 電源投入後および運転停止後、
約 3 分間は室外ユニットの運転はしません。

自己診断機能表と検出内容
下の表にある「警報表示」はワイヤードリモコンを接続した場合に表示される警報内容です。
警報の対処方法については、室内ユニットに付属の「据付（電気）工事説明書」や「テクニカルガイド」をご覧ください。
検出内容

ワイヤレスリモコン受信部の表示ランプ
警報表示

運転

リモコン回線上での通信異常( ～ (、( ～ (、
(、
(

◎

●

●

室内外操作線または室外機サブバスでの通信異常( ～ (、
(、
(、
( ～ (●●◎室内保護装置動作

3、
3 ～ 3

●

◎

◎

交互

室外保護装置動作

3 ～ 3、
3 ～ 3

◎

●

◎

交互

室内サーミスタ異常) ～ )、
) ～ )

◎

◎

●

交互

室外サーミスタ異常) ～ )、
) ～ )

◎

◎

○

交互

室内EEPROM異常

)

◎

◎

●

同時

室外EEPROM異常

)、
)

◎

◎

○

同時

圧縮機関係異常+ ～ +●◎●

室内設定異常/ ～ /、
/ ～ /

◎

●

◎

同時

室外設定異常/、/ ～ /

◎

○

◎

同時

ガスヒートポンプエアコンの異常$ ～ $

●

◎

◎

同時

冷暖不一致（冷暖自動不可機種への冷暖自動設定を含む）

○

◎

◎

交互

オイル警報（室外保護装置動作と同じ）

◎

●

◎

交互

自動アドレス中（ワイヤレスリモコンで行った場合）

◎

◎

◎

順次

試運転中

◎

◎

◎

同時

付属品
ƪチệትȷɱɻəʀチ
ƪチ࿫͛
⾷⯍ᕧ⾸
క̗◻ᅽሤ

＜ ＞：個数

⿋１⿍
⿋１⿍

品

形

点滅

●：消灯 ／ ○：点灯 ／ ◎：点滅
（0.5秒間隔）仕様
外タイマー 準備中

寸

質番

CZ-10RWRT1A

法(高さ) 65 mm × (幅) 141 ｍｍ × (奥行き) 22.5 mm

量

85 㼓

使 用 温 度・湿 度 範 囲

0 ℃ ～ 40 ℃・20 % ～ 80 %電

DC 16 V（室内ユニットより供給）

源

C-164

※ 屋内設置専用

寸

量

法

番

源

外形寸法

接 続 可 能 台 数

電使用温度・湿度範囲

質

外

形

仕様

品

C-165

10

85

10

R2

4-

室内ユニット：最多 8 台

100

120

DC16 V（室内ユニットより供給）(高さ) 120 mm × (幅) 120 ｍｍ
× (奥行き) 17.5 mm
160
0 ℃～40 ℃ ・ 20 ％ ～ 80 ％（屋内設置専用）

120

2

17.5
37

品番

46

CZ-10RTF4

37

外形寸法図

多言語対応ワイヤードリモコン / CZ-10RTF4（多言語対応ワイヤードリモコン）

18.25

83.5

18.25

(mm)

7. リモコン制御関連編

7. リモコン

制御関連編

取扱説明書 (日本語)
多言語対応ワイヤードリモコン
品番

必ず守CZ-10RTF4
CZ-10RTF4-K
CZ-10RTF4-KN

CZ-10RTF4

CZ-10RTF4-K
CZ-10RTF4-KN

ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。特に、「安全上のご注意」は必ずお読みください。お読みになったあとは、いつでも見られる
ところに大切に保管してください。

安全上のご注意禁

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明し ています。

警告「死亡や重傷を負う
おそれがある内容」です。

注意「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

 お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。
してはいけない内容 (禁止事項) です。

実行しなければならない内容 (強制事項)です。

警告
据え付けや移動・修理は販売店か専門業者に依頼する
必ず守る (水漏れや感電・火災の原因)

必ず守る

●次
•

•
●ス
原
•

仕
品
外
質

当社指定のエアコンと接続して使う

使用(水漏れや感電・火災の原因)

電

体の不自由な方や乳幼児だけが在室する状況でエコナビ機能を使わない
禁止

使(体調の悪化・健康障害の原因)
動きが小さい状態で長時間経過するとエコナビセンサーが不在と判定し、空調機の運転が停止することがあります。

押すたびに画面表示の言語が切り替わります
C-166(日本(Eng.)/ENGLISH/中文)7. リモコン

警告
必ず守る

K
KN

事項)

異常・故障時には直ちに使用を中止し、漏電
しゃ断器を切る(感電や火災の原因)
異常・故障例• スイッチを入れても運転しない。
• 運転中にこげ臭いにおいがしたり、異常な音がする。
• ブレーカーがたびたび切れる。
• 本体が変形したり、異常に熱い。
すぐに、販売店へ点検・修理を依頼してください。

禁止

ぬれた手で
操作しない

(感電や故障の
原因)

注意

、
れる

産
れ

制御関連編

リモコンを分解しない

水洗いしない(感電や故障の原因)

禁止

禁止(感電や火災の原因)

使用上のお願い● 次のような場所に設置しない• 湿気・油分・振動が多い/ 直射日光があたる/熱源の近く/結露する( 故障の原因)• ノイズが発生する( 誤動作の原因)● スプレーを吹きかけない（誤動作や故障の原因）• 液体（洗剤、アルコール、有機溶剤など）がかからないようにしてください。

● アルコール消毒液、ベンジンやシンナー、
化学ぞうきんなどでふかない( 液晶画面のくもり・変色や故障の原因)• ひどい汚れは、水またはぬるま湯を含ませ、よくしぼった布でふいてください。

仕様
品
外
質

形

寸

番

CZ-10RTF4 / CZ-10RTF4-K / CZ-10RTF4-KN

法(高さ) 120 mm × (幅) 120 mm × (奥行き) 17.5 mm

量

160 g

使用温度・湿度範囲

0 ℃～40 ℃・20 ％～80 ％ (屋内設置専用)

電

DC16 V (室内ユニットより供給)

源

ない

運転が

Printed in China
H0517-50423
ACXF55-16624

エコナビが設定中です※
ナノイーが運転中です※

表示されるアイコン※

サーキュレート運転中です

エンジンオイルの交換が必要です

運転準備中です

室内ユニットのフィルター清掃が必要です

暖房準備中です

省エネ運転中です

運転の種類の切り換えが制限されています

操作ロック設定中です

集中制御機器で制限されています

切/入タイマー設定中ですC-167

(日本(Eng.)/ENGLISH/中文)

TIMER

※

設定した時間が経過すると、自動的に運転が止まります。

2時間設定した時間が経過すると、自動的に運転が始まります。

運転が始まらないを押しても困ったときはを切り換える

運転の種類

 停電していませんか？
→停電から復帰後、再度を押す。
 暖房開始時は、温かい風が出るま
で少し時間がかかります。 (しばらくお待ちください)

温度

を調節する

温度

 一定時間何も操作しない状態が続くと、バックライトが消えます。
(節電のため)→いずれかのボタンを押す。
(バックライトが点灯します)

(急)

表示例

▼

(強)

スイング停止

スイング

を変える

風の向き

 警報表示が[E04]、[E06]、[P10]、[P20]、[H06]のいずれかの場合は、一度運転を停止し、約１分後 に再運転してください。
→ 警報表示が再表示されなければ、そのまま使う。
上記を行っても警報表示が再表示されるときや、上記以外の警報表示（ [E/H/L/P] いずれかの文字と数字の組み合わせ）が表示されたときは、運転を停止してから漏電しゃ断器を切り、お買い上げの販売店に品番・警報表示・室内ユニットNo. をご連絡ください。

 スイング中に、お好みの向きになった
ところで▼を押すと、そこで止められます。
 機種によって選択可能な風向が異なる
場合があります。

▼

(弱)

風向
FLAP

▼

を変える

風の強さ

：据え付け時設定または機種によって異なります。切り換え方法は、据付 (電気）工事説明書を参照してください。

※

 「自動」は、室温に合わせて、自動調節されます。
 運転の種類が「送風」時には自動は設定できません。
 機種によって選択可能な風速が異なる場合があります。

▼

▼

FAN

風速

切/入タイマー設定中です

集中制御機器で制限されています

運転を始める/止める

操作ロック設定中です

運転の種類の切り換えが制限されています

省エネ運転中です

室内ユニットのフィルター清掃が必要です

暖房準備中です

エンジンオイルの交換が必要です

表示されるアイコン※

運転準備中です※

Printed in China
H0517-50423
ACXF55-16624

サーキュレート運転中です

ナノイーが運転中です

警報表示について 「送風」時には設定できません。
 機種によって設定できる温度範
囲が異なります。

冷暖自動: 17～27 ℃

暖房: 16～30 ℃

冷房・ドライ: 18～30 ℃設定できる範囲

TEMP.

画面が暗い、暗くなった

 機種によって選択可能な運転の種類が異なる場合があります。

冷暖自動(AUTO)▼
暖房(HEAT)▼
ドライ(DRY)▼
冷房(COOL)▼
送風(FAN)

COOL

冷房

を押して設定します▼ 入タイマーを設定すると、運転が停止します。

6時間

▼

7時間

▼

8時間

▼

未設定

▼

1時間

「入タイマー」「切タイマー」

3時間

を設定する

入タイマー
切タイマー

を押して操作項目 を選び、[]ボタンを押したままにする（約4秒）を押して、言語を選ぶを押して、切り替えを
有効にする

タイマー

②
③

①

(フランス語/スペイン語/ドイツ語/イタリア語/ポーランド語/ロシア語)

上記以外の言語にも切り替えることができます。

▼▼

エコナビが設定中です※▼

押すたびに画面表示の言語が切り替わります▼

動きが小さい状態で長時間経過するとエコナビセンサーが不在と判定し、空調機の運転が停止することがあります。

▼

▼

C-168

▼

▼

▼

▼

▼

▼

禁止

7. リモコン制御関連編

7. リモコン

制御関連編

࿫͛⾷⯍ᕧ⾸క̗◻ᅽሤএ╵◭ଓඅɷȬɬʀɑɲɪȻɻ

‫ݨ‬ᨯ CZ-10RTF4 / CZ-10RTF4-K / CZ-10RTF4-KN

CZ-10RTF4

CZ-10RTF4-K
CZ-10RTF4-KN●「据付（電気）工事説明書」をよくお読みのうえ、正しく安全に施工して ●「据付（電気）工事説明書」に記載されていない方法や、指定の部品をください。特に「安全上のご注意」
は、施工前に必ずお読みください。 使用しない方法で据え付けされたことにより事故や損害が生じた
当社では責任を負えません。また、
その据え付けが原因●据付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認してください。 ときには、で故障が生じた場合は、製品保証の対象外となります。
また、「据付（電気）工事説明書」
は、「取扱説明書」
とともにお客様で●接続する機器に付属の「据付（電気）工事説明書」もあわせてご覧くだ
保管いただくよう依頼してください。
さい。
●移設、修理の場合は「据付（電気）工事説明書」を工事担当の方へお渡しください。

યӴˀǽǣᗨ๟ ർǩǙમșǞǯǤǓ
人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
ƛチ◳ǲǮπǓᅀȡǦǮǷǜǺ᧯ǧȚ‫્ڈ‬ȓ၏્ǽᲦಏȡٚոǦǵƸƛチǙમșǓǮǯǞԑ૓ȡᓎǽࡖ▉‫ۥ‬Ƕ◻ᅽǦǵǓȍǨƹ
◻ᅽǦǵǓȍǨƹ

⚋‫「 ܝ‬死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

してはいけない内容（禁止事項）です。

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生する

ᗨ๟ おそれがある内容」です。

実行しなければならない内容（強制事項）
です。

チ⚋‫ܝ‬

チᗨ๟
ƪチᓎǽȗǕǹईཀǶπȞǹǓ• 結露するところ• 可燃性ガスなどの漏れるおそれのあるところ• 水や油（機械油含む）の飛沫の多いところ• 酸性やアルカリ性の溶液・特殊なスプレーなどを頻繁に使うところ• 腐食性ガスなどの漏れるおそれのあるところ• 有機溶剤の飛沫するところ• 電磁波が出る機械のあるところ• 電圧変動の多いところ（感電、火災などの原因）࿫͛⾷⯍ᕧ⾸క̗ȡǨȚ֭Ǻ⾷⯍ᕧ⾸క̗ǾƸǙ⛷Ǔˀǡǽ⛩ॹಅȓଗ⫨ƪチ࿫͛チチチᏡ‫‮‬ǺϞⲠǨȚ（感電、チ
火災の原因）ƪチ⯍ᕧక̗ǾƸ⯍ᕧక̗ॲǛˁ▉Ǻ൝ǲǵ⒅Ǖ
• 電気設備に関する技術基準• 据付（電気）
工事説明書（感電、火災の原因）• 内線規程ቊΧȡ࿫Ǘ͛ǠȚǷǜǺ
火災の原因）
ƪチո╫ȓტ⢧Ǿ⒅ȞǹǓ（感電、ƪチ⥎ἠǾ⢛˛ယỮǦǹǓ（接触不良や絶縁不良、許容電流オーバーなどにより、感電や火災の原因）ƪチᕮᗴǓǦǹǓ（感電、故障の原因）

故障の原因）
ƪチǻțǮཆǶႣΰǦǹǓ（感電、ƪチ⯍ᕧక̗Ǿ͆ΧǺే⯍ǦǮⰙ⯍ᕧȡȪʀɁǺყ⯍ǦǵǚȘ⒅Ǖ（故障の原因）

ƪチ࿫͛క̗ǾƸǃ࿫͛⾷⯍ᕧ⾸క̗◻ᅽሤǄǺチチチ൝ǲǵ⒅Ǖ（感電、火災の原因）ƪチ⯍ᕧక̗ǾƸቊᑿȓɮɓɋɐǹǸǽᜰ⯍チチチǦȒᄺࠔȡչǲǵǚȘ⒅Ǖ（感電の原因）
ƪチ࿫Ǘ͛ǠǾƸ
⦔⦖Ǻ١ո‵ǗȘțȚཀǺ᯺ીǺ⒅Ǖ
（製品の落下による、けがの原因）

ƪチ͛ୡ‫ݨ‬Ǿഝ᰷࿀઻ǽ⤴‫ݨ‬ȡπ᧸ǨȚ
（製品の落下、感電、火災などの原因）ƪチ⥎ἠǾƸ
ཀ઻ǽȹ⾼ɞɳȡπ᧸Ǧǵ᯺ીǺယỮǦƸᴻ੿ယỮ⤴Ǻȹ⾼ɞɳǽঋ‫מ‬ǛΌȞȘǹǓȗǕǺ
᯺ીǺࡘ઻ǨȚ（故障や発熱、火災の原因）● ⥎ἠȡǾǤȍǹǓȗǕǺƸ
ȳɘʀǾә⢡ș᯺ીǺ‫ۄ‬ș͛ǠȚ（感電、火災の原因）

据え付け時のご注意● 次のような場所に据え付けない• 直射日光や直接外気が当たる、窓際など • 不安定な場所• 過度な衝撃や振動のある場所（本機の取り付けネジが緩み、落下の原因）• 熱源の近くなど● 床面に対して垂直に据え付ける● 使用温度、湿度範囲を満たす場所に据え付ける● 高周波が発生する機器（インバーター機器、自家発電機、医療機器、無線通信機器）のあるところは避ける（本機の誤動作や故障の原因になったり、それらの機器へ弊害を与える場合があります）● テレビ、
ラジオ、パソコンなどの機器から１ｍ以上離してください。
（映像の乱れ、雑音の原因）● 漏電しゃ断器が地絡保護専用の場合は、漏電しゃ断器と直列に配線用しゃ断器か手元開閉器（開閉器+Ｂ種ヒューズ）を据え付ける● 配線は、地中に埋設しない
Printed in China
W0417-40823
ACXF60-24734

C-169

7. リモコン

制御関連編
外形寸法図

仕様
番 CZ-10RTF4 / CZ-10RTF4-K / CZ-10RTF4-KN

品(高さ) 120 mm × (幅) 120 ｍｍ
外形
寸法× (奥行き) 17.5 mm
質量 160 㼓0 ℃～ 40 ℃・20 % ～ 80 %使 用 温 度・湿 度 範 囲（屋内設置専用）電源

接 続 可 能 台 数

17.5

120

10

37

2

46

37

18.25

4-

R2

85

120

83.5

DC16 V（室内ユニットより供給）
室内ユニット：最多 8 台

付属品ତɕɀƷ⿋⿁⿍⿜⿃チjチ⿁⿄（ＪＩＳボックス用）＜ ＞：個数

10

18.25

100

ቆɕɀƷ⿋⿁⿍⿜チピハベチjチヒプ‫ٸ‬Ρ⿉ㄎㄎ

（壁面用）

取扱説明書、据付（電気）工事説明書

各＜1＞※ ケーブルは現地調達のため、付属していません。

１配線のしかた
室内
ユニット

リモコン配線用端子１２

リモコン配線（現地調達）
・極性なし

１
２

リモコン

グループ制御（リモコンわたり配線）について● R32冷媒機種（オフィス・店舗用エアコン）は同一冷媒系統内のリモコン

わたり配線が不要です。

ƪ ケーブルの種類

・柔軟性のある0.5 ～ 1.25 mm²のケーブル・単線は使わない。
・シース部を含む絶縁物の厚みが1 ｍｍ以上あるケーブル
・推奨品：VCTF（EM-ECTF）/VCT（ECO120）※（ ）内：エコ電線※ エコ電線について：紫外線（日光・照明など）の 影響を受ける場合は、遮光するか耐紫外線用を使う。
ƪ 総配線長：500 m以内（グループ内にワイヤレスリモコンがある場合は400 m以内）
（室内ユニット間のリモコン配線は、200 m以内）

● 冷媒種にかかわらず、
冷媒系統が異なる場合や熱交換気ユニットと混在する場合は、すべての室内ユニットに、リモコンわたり配線が必要です。

● R410A冷媒機種（オフィス・店舗用エアコン）は同一冷媒系統内であっても、

リモコンわたり配線が必要です。

※ 6シリーズ以降のオフィス・店舗用エアコンの場合は、室内ユニットに同梱されている説明書をご覧ください。
同一冷媒系統の室内ユニットをグループ制御する場合※ R32冷媒機種（オフィス・店舗用エアコン）

室外ユニット

室内ユニット 室内ユニット 室内ユニット 室内ユニット

ƪ 接続可能台数

リモコンは、最多 2 個。
室内ユニットは、最多 8 台。

リモコン
(親)

リモコン
(子)

リモコン配線ǙⲬǓǙ᮪ȘǪ● 誤って、室内ユニットの他の端子（電源配線用端子など）にどの室内ユニットにリモコンを接続しても、動作します。

接続しないよう、注意してください。
（故障の原因）● 電源配線などといっしょにより合わせたり、
同一金属管内に収納したりしないでください。
（誤動作の原因）

複数冷媒系統の室内ユニットをグループ制御する場合
冷媒系統1

リモコンを親子で設置するとき

設置後、「3 設定する」（裏面）の「リモコン親子設定」を行い、片方を「親リモコン」、もう一方を「子リモコン」に設定してください。
本機には、リモコンセンサーがありません。リモコンセンサーを搭載しているリモコン（CZ-10RT3、CZ-10RT4C など）と併用する
場合は、本機を「子リモコン」に設定してください。

■ 室内ユニットが1台のとき
室内ユニットリモコン（親）リモコン配線
リモコン
（子）

冷媒系統2

冷媒系統3

室外ユニット

室外ユニット

室外ユニット

室内ユニット 室内ユニット

室内ユニット 室内ユニット

室内ユニット 室内ユニット

リモコン配線

リモコン
(親)

リモコン
(子)

Ǚ᮪ȘǪ
● どの室内ユニットにリモコンを接続しても、動作します。
● エコナビ対応と非対応の室内ユニットが混在する場合は、エコナビ対応の室内ユニットを、グループ制御の室内ユニット親機に設定する必要があります。

■ 室内ユニットが複数台のとき
室内ユニット 室内ユニット 室内ユニット

室内ユニットǙⲬǓ以下のようなリモコンで渡る配線は禁止です。

室内ユニットリモコン(親)リモコン配線

Ǚ᮪ȘǪ

室内ユニット

室内ユニット

リモコン配線

リモコン
(子)
リモコン
(親)

● どの室内ユニットにリモコンを接続しても、動作します。

C-170

リモコン
(子)

リモコン配線リモコン7. リモコン

制御関連編

2 据え付ける

1 下ケースをはずす

2 壁に取り付ける

準備：ネジ用穴（2か所）をドライバー等で開けておく。

 上ケースを取り付ける

 下ケースをJISボックスに取り付ける● 上ケースのツメを合わせてから、
下ケースのツメを合わせる。

通しておく。
JISボックス（現地調達）
・JIS C8340
1個用/2個用スイッチボックス（カバーなし）はさみ込みに
ご注意！

差し込んで
軽く回す

下ケース

● 配線は、
下ケース中央の穴に

マイナス
ドライバー

ツメ

JISボックスが2個用の場合

ǙⲬǓ
ネジ用穴

■ 下ケースをはずすとき● マイナスドライバーを強く差し込んで回さないでください。

小ネジ
（付属）

（ケース損傷の原因）■ 下ケースを取り付けるとき（手順 2  ）● ネジは、
下ケースにあたるまでしっかり締めてください。

（上ケース取り付け時に、ネジ頭が基板にあたり、故障の原因）● ネジは、締めすぎないでください。

ツメ

ネジ用穴
小ネジ
（付属）

 リモコン配線を接続する● 端子台のネジを強く締めすぎると、基板が割れることがあります。

（下ケースの変形による、落下の原因）● 端子ネジ：Ｍ3

壁に取り付ける場合● 締め付けトルク：0.5～0.6N・ｍ（推奨値）

被覆を剥ぐ
約 6 ｍｍ■ 上ケースを取り付けるとき（手順 2  ）

ネジ用穴
木ネジ
（付属）

● 余分な配線をリモコンケースに収納しないでください。

（配線はさみ込みによる基板破壊の原因）

上ケース
（裏）

● 基板上の部品に配線が触れないようにしてください。

（配線はさみ込みによる基板破壊の原因）

下ケース
（裏）

配線を接続する
向きに注意してください。

3 設定する

準備：ユニットの説明書を参照し、事前に漏電しゃ断器（電源）を入れてください。リモコンが起動し、「設定中」の表示が消えるまでお待ちください。
（10 分以上「設定中」が点滅表示する場合は、室内ユニットのアドレス設定を見直してください）

リモコン親子設定 / 自動アドレス設定 / 集中制御アドレス設定
設定する項目を選ぶ▲ ▼ボタンで選択
ボタンで決定

3

設定する

Ǚ᮪ȘǪ
● 操作は、
ボタンの中央付近を押してください。
● 手袋を着けた状態では、操作できません。
● スタイラスペン、
タッチペン等では、操作できません。
▼の電源を入れ、90 秒以上たってから行ってください。
● 自動アドレス設定を行ったあとは、
90秒以上たってから運転してください。
● 集中制御アドレス設定は自動
アドレス設定終了後に行ってください。
接続する集中制御機器に付属の説明書も合わせてご覧ください。

▼

項目コード「A1」・系統No.を選択▲ ▼ ボタンで選択
ボタンで次へ →ボタンで決定自動アドレス
設定

項目コード0000：子0001：親（出荷設定）

項目コード選択位置でボタンを押しボタンで「はい」を選択してボタンで終了

自動アドレス設定とは、室内ユニットと室外ユニットの間をＡ1 系統アドレス毎に自動で関連付けする操作です。
自動アドレスをする系統（室外ユニット）の系統番号を選んでください。

系統アドレス

簡単設定

ユニットNo.は初期位置から変更しない。
項目コード「03」・設定データを選択▲ ▼ ボタンで選択
ボタンで決定ボタンで次へ

ユニットNo.選択位置でボタンを押しボタンで「はい」を選択してボタンで終了▼Ǚ᮪ȘǪリモコン リモコンを 2 個設置するとき

01 親子設定 設定します。
▼● 自動アドレス設定は、全ユニット

設定データ

項目コード

リモコン設定モード▼

ǙⲬǓ

項目コード選択位置でボタンを押しボタンで「はい」を選択してボタンで終了▼項目コード「01」・設定データを選択▲ ▼ ボタンで選択
ボタンで次へ →ボタンで決定▼2▼

ピ つのボタンを同時に フ 秒以上押す▼

1

● メンテナンス機能は

項目コード

集中制御 システムコントローラーなどの03 アドレス設定 集中制御機器を接続する場合設定します。

C-171

設定データ
0001

~

ボタンで
設定を終了します。
● リモコン設定モード・自動アドレス
設定・簡単設定は、終了時に再起動を 行います。

0064
0099
（未定）

7. リモコン

制御関連編

3 設定する（つづき）
言語切替 / 操作項目 / 操作音設定 / コントラスト調整 / バックライト設定

1

ピ つのボタンを同時に フ 秒以上押す

2

「初期設定」を選ぶ▲ ▼ボタンで選択
ボタンで決定3

設定する項目を選ぶ▲ ▼ボタンで選択
ボタンで決定4

設定を変える● 使用する言語を変更します。
▲ ▼

言語選択

ボタンで設定を終了します。

▲ ▼ ボタンで言語を選択

ボタンで有効 /無効 を切替※ 使用中の言語は無効にすることはできません。
▼●● トップ画面で切替できる言語を変更します。

言語切替
有効無効

● トップ画面で操作できる項目を変更します。

操作項目▲ ▼ ボタンで項目を選択
▼

▼

初期設定

▲ ▼

ピ つのボタンを同時に フ 秒以上押す

2

「詳細設定」を選ぶ▲ ▼ボタンで選択
ボタンで決定3

ボタンで暗い、 ボタンで明るいを選択
ボタンで決定設定する① ▲ ▼ ボタンでユニットNo.を選択します。
②
ボタンで項目コードへ切換え、▲ ▼ ボタンで項目コードを選択します。
③
ボタンで設定データへ切換え、▲ ▼ ボタンで設定データを選択します。
④ 設定データの位置でボタンで決定してください。
⑤ 別の室内ユニットを設定する場合は①～④の操作を繰り返してください。
⑥ ユニットNo. の位置でボタンを押し、ボタンで再起動：“ はい”
を選択し、ボタンを押して設定を終了します。
▼

1

ボタンで薄い、 ボタンで濃いを選択
ボタンで決定▼詳細設定

ボタンでオン・オフを選択
ボタンで決定▼バックライト設定

を切替▼

コントラスト調整

/無効

▼

操作音設定

ボタンで有効

▼

Ǚ᮪ȘǪ

▼

言語
切替

ボタンで言語を選択
ボタンで決定

▼

▼

Ǚ᮪ȘǪ
●
ボタンで設定を終了します。
● 詳細設定は、終了時に再起動を行います。

4 試運転する

1

ピ つのボタンを同時に フ 秒以上押す

2

「試運転設定」を選ぶ▲ ▼ボタンで選択
ボタンで決定3※ 設定する項目コード、設定データの値は室内ユニットや別売部品に付属の「据付（電気）工事説明書」等でご確認ください。

「オン」を選ぶ（試運転モードになる）▲ ▼ボタンで選択
ボタンで決定ボタンを押し、
メンテナンス機能を終了（「試運転」表示点灯）

4

試運転する

ボタンを押す■ 試運転を終了する
手順 1・2 を行い、手順 3 で「オフ」を選ぶ。
（「試運転」表示消灯）Ǚ᮪ȘǪ● 温度変更はできません。
● 試運転モードは、
60分後自動で「オフ」になります。
（連続試運転の防止）● 電源投入後および運転停止後、
約3 分間は室外ユニットの運転はしません。

C-172

ǙⲬǓ
● 試運転以外の目的には使わないでください。

（ユニットに無理がかかるため）→

ワイヤレスリモコン寸法図

→

9.4
35
ストラップ用穴

品番47

CZ-10RWU3G

66

ホルダー寸法

C-173（昇降操作専用リモコン）

外形寸法図

17.8

14.8

7. リモコン制御関連編

昇降操作専用リモコン / CZ-10RWU3G

7. リモコン

制御関連編

取扱説明書
昇降操作専用リモコン
CZ-10RWU3G

このたびは昇降操作専用リモコンをお買いあげいた
だき、まことにありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」は必ずお読みください。お読みになったあとは、いつでも見られるところにエアコンの取扱説明書とともに大切に保管してください。

安全上のご注意
人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
● 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

● お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

警 告「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

してはいけない内容（禁止事項）です。

注 意「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

実行しなければならない内容（強制事項）です。

警

告異常・故障時には直ちに使用を中止し、漏電しゃ断器を切る据え付けや移動・修理は販売店か専門業者に依頼する（水漏れや感電・火災の原因）（感電や火災の原因）

必ず守る

必ず守る

当社指定のエアコンと接続して使う（水漏れや感電・火災の原因）
必ず守る

異常・故障例・スイッチを入れても運転しない。
・運転中にこげ臭いにおいがしたり、異常な音がする。
・ブレーカーがたびたび切れる。
・本体が変形したり、異常に熱い。
すぐに、販売店へ点検・修理を依頼してください。

ぬれた手で操作しない（感電や故障の原因）
禁止

注リモコンを分解しない意
水洗いしない（感電や故障の原因）（感電・火災の原因）

禁止

禁止

使用上のお願い●次のような場所に設置しない
・湿気・油分・振動が多い/直射日光があたる/熱源の近く/結露する（故障の原因）
・ノイズが発生する（誤動作の原因）●スプレーを吹きかけない（誤動作や故障の原因）
・液体（洗剤、アルコール、有機溶剤など）がかからないようにしてください。
●アルコール消毒液、ベンジンやシンナー、化学ぞうきんなどでふかない（変色や故障の原因）
・ひどい汚れは、水またはぬるま湯を含ませ、よくしぼった布でふいてください。

各部のなまえとはたらき送信部「上げる」ボタン昇降グリルを上昇させる
ときに使用します。

「止める」ボタン昇降グリルを停止させる
ときに使用します。

「下げる」ボタン昇降グリルを下降させる
ときに使用します。

C-174

7. リモコン

制御関連編

リモコンの取り扱いかた●送信部は、室内ユニット本体の受信部に向けてください。
●受信できる距離の目やすは、約 4ｍです。
●受信部との間に信号をさえぎるものがないようにしてください。
●直射日光やストーブの近く等に置かないでください。
●落としたり、なげたり、水洗い等しないでください。
●電子式瞬時点灯方式（ラピッドスタート方式）または、インバーター方式の蛍光灯がある部屋では信号を受け付けない場合があります。
●ベンジンやシンナー、化学雑巾などでふかないでください。
変色、故障の原因になることがあります。ひどい汚れは、水またはぬるま湯を含ませ、よくしぼった布でふいてください。

壁等に取り付けてご使用になる場合
リモコン取付具を付属の木ネジで止めます。

木ネジ

リモコン取付具

操作のしかた●電源投入時、初めて操作した場合はを押しても上昇動作をします。

●操作するときは、エアコンの運転を停止してから行ってください。
●昇降グリルが作動中に逆方向の操作をすると、数秒停止後に指定の動作をします。
●昇降操作専用リモコンを室内ユニットの昇降グリル用受信部に向けて操作してください。

下降させるとき
操作ボタンのを押してください。

昇降グリルは、ゆっくりと降りて来ます。
障害物に当たったとき、昇降グリルは停止します。

停止させるとき
操作ボタンのを押してください。

昇降グリルの下降、上昇が停止します。
を押さないで下げて行くと、設定された位置に自動的に停止します。
※昇降グリルの高さは変更することができます。
変更したい場合は、お買いあげの販売店にご相談ください。

上昇させるとき
操作ボタンのを押してください。

昇降グリルが上昇します。昇降グリルが天井パネルにきちんと収まると、収納動作を2回くり返した後、モーターが停止します。
※モーターが停止したことを確認してください。

電池の入れかた①ふたをはずします。
②電池を入れます。
CR2025形リチウム電池をお使いください。
＋ － 極を正しく、表示にしたがって入れます。
③ふたを取り付けます。
●電池の交換は約１年が目やすです。受信部に近づかないと、受信できない場合は、電池を交換してください。
●長期間ご使用にならないときは、電池を取り出しておいてください。
●ご使用後の電池は指定の場所に捨ててください。

警

ふた

告

使用済みの電池をはずす
ときは矢印の部分を押しながら引き出してください。

CR2025形リチウム電池（平らな面が ＋ 極）

●乳幼児の手の届く所にリモコンを置かない。
電池を取り出し、誤って飲み込むおそれ●電池は ＋ － を逆に入れない。

ショートによる発火や液漏れの原因

仕様
品
外
重

形

寸

番

CZ-10RWU3G

法（ 高さ ）113mm ×（ 幅 ）44mm ×（ 奥行 ）
11mm

量

30ｇ

使用温度・湿度範囲
電源

0℃～ 40℃・20% ～ 80%（屋内設置専用）
CR2025形リチウム電池×1個

Printed in Japan
DC0411-60423
ACXF55-19583
85464609139003

C-175

量 90g17

室内ユニット●外形寸法図

接続台数

最多8台

70

源 DC16 V(室内ユニットより供給)

120

電使用温度・ 0℃ ～ 40℃・20％ ～ 80％
湿度範囲(屋内設置専用)

質品
番 CZ-02RE4
外 形 寸 法 (高さ)120 mm×(幅)70 mm×(奥行)17 mm

16.7
83.5
16.6

13
33.4

9.4

9.4

10

66.8

5.4

8

C-176

4.4
4.4

●仕様

単位：mm

7. リモコン制御関連編

簡単リモコン / CZ-02RE4

11 6.833.5

7. リモコン

制御関連編

このたびは簡単リモコンをお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。

風速自動 冷暖自動 省エネ
急 強弱 暖房ドライ冷房送風
設定温度

スイング

暖房準備
オイル 点検試運転 項目コード
設定中 設定 データ● 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
本書は簡単リモコンの取扱説明書です。室内ユニットなどに付属の取扱説明書とあわせてお読みください。
● ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
● この取扱説明書は室内ユニットなどに付属の取扱説明書とともに大切に保管してください。
● お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。また、お使いになる方が代わる場合は、必ず本書をお渡しください。

この機能は使用できません F
集中管理中 リモコンセンサー

風速
切換

運転
切換

スイング
風向

省エネ

取扱説明書

温度設定

簡単リモコン

運転 /停止安全上のご注意品番

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
● 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

CZ-02RE4● お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

してはいけない内容（禁止事項）です。

注意「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

実行しなければならない内容（強制事項）です。

警告

注意

据え付けや移動・修理は販売店
か専門業者に依頼する
必ず守る （水漏れや感電・火災の原因）

リモコンを分解しない

異常・故障時には直ちに使用を中止し、漏電しゃ断器を切る（感電や故障の原因）
禁止（感電や火災の原因）
異常・故障例

当社指定のエアコンと接続して使う
必ず守る （水漏れや感電・火災の原因）

ぬれた手で操作しない（感電や故障の原因）
禁止

必ず守る

・スイッチを入れても運転しない。
・運転中にこげ臭いにおいがしたり、異常な音がする。
・漏電しゃ断器がたびたび切れる。
・本体が変形したり、異常に熱い。

水洗いしない（感電・火災の原因）
禁止

すぐに、販売店へ点検・修理を依頼してください。

使用上のお願い●次のような場所に設置しない
・湿気・油分・振動が多い / 直射日光があたる / 熱源の近く / 結露する
（故障の原因）・ノイズが発生する（誤動作の原因）●スプレーを吹きかけない（誤動作や故障の原因）
・液体（洗剤、アルコール、有機溶剤など）がかからないようにしてください。

各部の名前●アルコール消毒液、ベンジンやシンナー、
化学ぞうきんなどでふかない（液晶画面のくもり・変色や故障の原因）
・ひどい汚れは、水またはぬるま湯を含ませ、よくしぼった布でふいてく
ださい。

操作部

風速切換ボタン

風速自動 冷暖自動 省エネ
急強弱 暖房ドライ冷房送風
設定温度室温スイング

スイング／風向ボタン

暖房準備
オイル 点検試運転 項目コード
設定中 設定 データ

この機能は使用できません F
集中管理中 リモコンセンサー

フラップの角度を変更します。

リモコンセンサー
通常は室内ユニットの温度センサー
が温度を感知していますが、リモコンの周辺温度を感知させることもできます。詳しくは、お買い上げの販
売店にご相談ください。（グループ
制御時は設定しないでください。
）

風速
切換

運転
切換

スイング
風向

省エネ

運転切換ボタン
温度設定ボタン
設定温度を 1 ℃ずつ上げます。
設定温度を 1 ℃ずつ下げます。

温度設定

省エネボタン
省エネ運転／通常運転を切り換えます。

運転/停止

運転／停止ボタンお知らせ● 設定できない運転モードは表示されません。
● 風向の表示は、実際のフラップの角度とは異なります。
● 停電からの復帰後「運転／停止」ボタンを押すと、停電前の内容で運転が再開します。
● 省エネ運転時は、最大電流値やエンジン最高回転速度を制限した運転になるため、冷房/暖房などの能力は低下します。
（室外機の運転が制限値以下の場合は、制限されません。）● 機器によっては設定できる温度範囲が異なります。
● 風向表示が出ない機種があります。

C-177

7. リモコン
各部の名前

制御関連編
画面表示

風速 自動、風速 急、風速 強、風速 弱のいずれかを表示します。

標準の室内ユニット

保護動作時および異常時に表示します。
エンジンオイルの交換が必要です。
（ガスヒートポンプエアコン使用時のみ）
室内ユニットの情報を読み込み中に表示します。点滅表示が消えるまで、操作ができません。
異常時の警報を表示します。

風速自動 冷暖自動 省エネ
急強弱 暖房ドライ冷房送風
スイング

設定温度室温暖房準備
オイル 点検試運転 項目コード
設定中 設定 データ

冷房専用の室内ユニット
ドライ、冷房、送風のいずれかを表示します。
省エネ運転中に表示します。

この機能は使用できません F
集中管理中 リモコンセンサー

警報表示の例

冷暖自動、暖房、ドライ、冷房、送風のいずれかを表示します。
冷暖自動の表示については、
基本の使いかた冷暖自動についてをご確認ください。

設定温度を表示します。
試運転中に表示します。
リモコンの温度センサー使用時に表示します。

風向を表示します。

暖房準備表示中は、室内送風機が停止、または微風運転になります。冷房専用ユニットには、表示されません。

集中管理中に表示します。遠隔側でリモコン操作禁止を設定している場合、運転/停止･
運転切換･温度設定のボタンを操作したとき、“集中管理中”が点滅し、変更を受け付けません。

基本の使いかた冷暖自動、暖房、ドライ、冷房、送風

電源

漏電しゃ断器は、ユニットの説明書を参照し、事前に入れてください。

運転/停止 ボタンを押します。
停止 リモコンで停止した場合、室外ユニットの圧縮機が停止しても、室外ユニットのファン
は、しばらく運転することがあります。

運転/停止 ボタンを押します。
風速自動 冷暖自動 省エネ
急 強弱 暖房ドライ冷房送風
設定温度

スイング

暖房準備
オイル 点検試運転 項目コード
設定中 設定 データ

この機能は使用できません F
集中管理中 リモコンセンサー

風速
切換

運転
切換

スイング
風向

省エネ

運転切換 ボタンを押して、
冷暖自動、暖房、ドライ、冷房、送風のいずれかにします。

※モード表示は、室内ユニットにより異なります。

風速切換 ボタンを押して、お好みの風速にします。
温度設定

自動にすると、風速は自動的に切り換わります。（送風時は自動になりません。）

温度設定 ボタンを押して、お好みの温度にします。
運転/ 停止冷暖自動
暖房
ドライ･冷房上 限 (℃)2730*1
30

下 限 (℃)171618※送風時は温度設定ができません。
※一部の室内ユニットは上下限温度が異なります。
*1： 一部の機種の上限温度は 26℃ です。

●通常の方法で停止できないとき
漏電しゃ断器を切ってから、お買い上げの販売店へお知らせください。
●暖房時、「風速 弱」で運転して暖まりが良くない場合は風速を「風速 急」、「風速 強」に切り換えてみてください。
●温度センサーが 感じる温度は室内ユニ
ットの吸込口付近の温度ですので、据え付け状態により室温とは多少異なります。設定温度は目安としてください。
●冷房専用タイプは、冷暖自動、暖房運
転ができません。

冷暖自動について設定温度と室温の差を感知し、暖房または冷房を自動で選びます。冷暖自動は、冷暖
フリータイプ（３WAY）や同一冷媒系統
内の全室内ユニットが１つのグループ制御になっている場合のみ可能です。ガスヒー
トポンプエアコンをお使いの方は、お買い上げの販売店へお問い合わせください。

運転できないとき仕様「運転／停止」ボタンを押しても運転が始まらないときは…
修理ご依頼の前に、ご確認を！

品番「集中管理中」のメッセージが点滅表示されたとき● 集中管理中のため、操作はできません。

停電していませんか？

● 復帰したら、再度「運転/停止」ボタンを押してみる。
→ 運転が始まらないときは、漏電しゃ断器を「切」にし、お買い上げの販売店に品番と症状をご連絡ください。

漏電しゃ断器が「切」になっていませんか？

● 故障で漏電しゃ断器が「切」になっているかも知れないので、管理責任者に確認してください。
問題がなければ、漏電しゃ断器を「入」にしてから、再度「運転/停止」ボタンを押してみる。
→ 運転が始まらないときは、漏電しゃ断器を「切」にし、お買い上げの販売店に品番と症状をご連絡ください。

使用温度・
湿度範囲

「設定中」が点滅していませんか？

● 室内ユニットの情報を読み込んでいるため点滅表示が消えるまで、操作ができません。
点滅が消えてから、再度「運転/停止」ボタンを押してみる。
→ 運転が始まらないときは、漏電しゃ断器を「切」にし、お買い上げの販売店に品番と症状をご連絡ください。

電「点検」が表示されていませんか？

● 警報表示が次の場合は、一度運転を停止し、約１分後に再運転してください。
(警報表示、消灯)[・E04 ・E06 ・P10 ・P20 ・H06]→ 再度、表示しなければ、そのままご使用ください。
→ 再度、表示されたときや、上記以外の警報表示 (E、F、H、L、Pの文字と数字の組み合わせ)が表示されたときは、運転を停止してから漏電しゃ断器を切り、お買い上げの販売店に品番と警報表示、室内ユニットNo.をご連絡ください。

外形寸法
重

量

源

接続台数

CZ-02RE4（高さ）120 mm ×（幅）70 mm ×（奥行）17 mm
90ｇ
0 ℃～40 ℃・
20 ％～80 ％（屋内設置専用）
ＤＣ16 Ｖ（室内ユニットより供給）
室内ユニット
最多 8 台・ サービスに連絡が必要な場合は、室内ユニットもしくは室外ユニットの取扱説明書の裏表紙をご確認ください。

Printed in China
DC0515-50423
ACXF55-19723
85464609298022

C-178

7. リモコン

制御関連編

据付（電気）工事説明書
簡単リモコン
品番

CZ-02RE4●据付 ( 電気 ) 工事説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に施工してください。特に「安全上のご注意」は、施工前に必ずお読みください。
●据付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認するとともに、「取扱説明書」にそってお客様に使用方法、お手入れの仕方を説明してください。
また、「据付 ( 電気 ) 工事説明書」は、「取扱説明書」とともにお客様で保管いただくよう依頼してください。
移設、修理の場合は「据付（電気）工事説明書」を工事担当の方へお渡しください。
●据付 ( 電気 ) 工事説明書に記載されていない方法や、指定の部品を使用しない方法で据え付けされたことにより事故や損害が生じたときには、当社では責任を負えません。
また、その据え付けが原因で故障が生じた場合は、製品保証の対象外となります。
●室内ユニットなどに付属の据付説明書も合わせてご覧ください。

付属品
小ネジ
M4 × 25（2本）

木ネジ
M3.8 × 16（2本）（埋込型 JISボックス用）（露出型 壁面用）

結束バンド
（1個）

取扱説明書
（1冊）

※ リモコン配線は現地調達のため付属されていません。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

警告「死亡や重傷を負う
おそれがある内容」
です。

「軽傷を負うことや、損害が発生
注意 財産のするおそれがある
内容」です。

してはいけない内容（禁止事項）です。

警告
分解や改造は行わない

注意（感電・火災の原因）

配線は、所定のケーブルを確実に接続・固定する据付・電気工事は、販売店か専門業者に依頼する● 端子接続部に、ケーブルの外力が伝わらないようにする。
（発熱・火災等の原因）（感電・火災等の原因）

据付工事は、「据付（電気）工事説明書」に従って行う（感電・火災等の原因）

電気工事は、電気工事士が下記に従って行う● 電気設備に関する技術基準● 内線規程● 据付（電気）
工事説明書（感電・火災の原因）

実行しなければならない
内容（強制事項）です。

据付は、
リモコンの
重さに十分
耐える所に設置する● 取付強度を確保できない
場合には、必ず強度を確保
できる補強を行う。
（落下の原因）工事は、ユニットの漏電
しゃ断器を「切」にしてから行う

次のような場所で使わない● 可燃性ガス等の漏れるおそれのあるところ● 腐食性ガス等の漏れるおそれのあるところ● 水や油（機械油含む）の飛沫の多いところ● 電圧変動の多いところ● 電磁波が出る機械のあるところ● 有機溶剤の飛沫するところ● 酸性やアルカリ性の溶液・特殊なスプレー等を頻繁に使うところ● 結露するところ（感電・火災等の原因）

ぬれた手で操作しない（感電の原因）水洗いしない（感電・火災の原因）（感電の原因）Printed in China
DC0515-40723
ACXF60-29563
85464369807021

C-179

7. リモコン

制御関連編

設置上のご注意
設置場所などリモコン配線
 配線図

5 mm以上

室内ユニット

リモコン

1

1

2

50 mm以上

1～1.5 m床面
z 床面から1～1.5 mの高さに設置する（室内の平均的温度を感じる場所）
z 床面に対して垂直に設置する
z 複数並べて設置するときは、
左右5 mm、上下50 mm以上離す
z 次のような場所に設置しない• 直射日光や直接外気が当たる、窓際等• 室内の空気の流れから外れた、物かげや物の裏側等• 結露するところ（防湿・防滴仕様ではないため）• 近くに熱源があるところ• 据付面に凹凸があるところ
z テレビ・ラジオ・パソコンから1 m以上離す。
（映像の乱れ・雑音の原因）

リモコン配線（現地調達）• 極性なしリモコン配線用端子2 総配線長：500 m以内（室内ユニット間のリモコン配線は、
200 m以内） 接続可能台数
リモコン：最多2個
室内ユニット：最多8台

 配線の種類z 柔軟性のある、0.5～1.25 mm2のケーブルを使う。
z 単線は使わない。
z シース部含む絶縁物の厚みが1 mm以上ある配線を使う。
z 推奨品※（ ）内：エコ電線• VCTF（EM-ECTF）• VCT（ECO120）※エコ電線について：紫外線（日光・照明など）の影響を受ける場合は、遮光するか耐紫外線用を使う。

お願いz 誤って、室内ユニットの他の端子（電源配線用端子など）に接続しないよう、注意してください。
（故障の原因）z 電源配線などといっしょにより合わせたり、同一金属管内に収納したりしないでください。
（誤動作の原因）z ユニット電源にノイズを誘導している場合は、
ノイズフィルタを取り付けてください。
※以下のような渡り配線は禁止です。
リモコン

リモコン

1 2

1 2

1 2

リモコン配線

1 2

室内ユニット

室内ユニット

1 2
リモコン

1 2
室内ユニット

リモコンを親子で設置するとき
 室内ユニットが1台のとき設置例

 室内ユニットが複数台のとき

リモコン
（親）

リモコン
（子）

リモコン
（親）

1 2

1 2

1 2

リモコン配線（現地調達）• 極性なしリモコン（子）
リモコン配線（現地調達）• 極性なし

1 2

リモコン
配線用端子

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

設置後、「設定する」（裏面）の「リモコン親子設定」を行い、片方を「親リモコン」、もう一方を「子リモコン」に設定してください。
CZ-10RT4/CZ-10RT4Aと併用する場合、本機を「子リモコン」に設定してください。

お知らせ
z どの室内ユニットにリモコンを接続しても、動作します。

C-180

7. リモコン

制御関連編

取り付ける

1

お願い

下ケースをはずす

下ケースを取り付けるとき
z ネジは、下ケースにあたるまで締めてください。
（上ケース取り付け時に、ネジ頭が基板にあたり、故障の原因）
z ネジは、締めすぎないでください。
（下ケースの変形による、落下の原因）
z ドライバーを差し込む際は、ツメを折らない
よう注意してください。
上ケースを取り付けるとき
z 手順2 ❷の図の経路で配線し、余分な配線をケースに収納しないでください。
(配線はさみ込みによる基板破壊の原因)
z 基板上の部品に配線が触れないようにしてください。
(配線はさみ込みによる基板破壊の原因)

差し込んで
軽く回す
マイナス
ドライバー

2

壁に取り付ける
埋込型の場合露出型の場合z あらかじめ現地で壁内に埋込まれた下図に示すJISボックス（現地調達）に取り付けてください。

3

上ケースを取り付ける
z 上ケースのツメを合わせてから、下ケースのツメを合わせる。

1z リモコンが固定できる壁面に取り付けてください。

3

下ケースをJISボックスに取り付ける
z 配線は、下ケース中央の穴に通しておく。

1

上ケースを取り付ける
z 上ケースのツメを合わせてから、下ケースのツメを合わせる。

下ケースを壁に取り付けるニッパ等で切り取り、やすり等でバリを取る

はさみ込みに
ご注意！
ツメ
（2か所）

ツメ
（2か所）

ツメ
ネジ用穴

JISボックス（現地調達）z JIS C8340
1個用スイッチボックス（カバーなし）

ツメ
ネジ用穴
木ネジ
（付属）

小ネジ
（付属）

2

2

リモコン配線を接続する
上ケース
（裏）

上ケース
（裏）

端子台

配線を接続する向きに注意して
ください

結束バンド
（付属）
穴に通す

被覆を剥ぐ
約 6 mm下ケース（裏）

リモコン配線を接続する
z ケースの溝に沿って配線する

被覆を剥ぐ 約 6 mm

下ケース
（裏）

C-181

シースを剥ぐ 約 150 mm
配線を接続する向きに注意してください7. リモコン
設定する

制御関連編
 リモコン親子設定

 室温センサー設定

リモコン親子設定
リモコンを２個設置するときに設定します。
①「運転切換」＋「省エネ」ボタンを同時に4秒以上押しつづけるとリモコン表示部が右図になります。
②「▲」、「▼」ボタンを押して、設定変更する項目コードに切り換え、「運転切換」ボタンで決定します。
③「▲」、「▼」ボタンで設定データを変更し、「運転切換」ボタンを押すと設定完了します。
④「スイング風向」ボタンを押すと通常のリモコン表示に戻ります。
※1つ前に戻るには、「省エネ」ボタンを押してください。
※データはリモコンに記憶されます。電源を切ってもデータは消えません。
※工場出荷時は【親】が設定されています。

㗄⋡ࠦ࡯࠼⸳ቯਛ ⸳ቯ ࠺࡯࠲

項目
コード

設定データ

項目
リモコン
親子

子

親

室温センサー設定
リモコンの室温センサーで室温を測るとき設定します。
①「運転切換」＋「省エネ」＋「スイング風向」ボタンを同時に4秒以上押しつづけると
リモコン表示部が右図になります。
② グループ制御を行っているときは「▲」「▼」ボタンを押して親機の室内ユニットNo.を選択します。
この時、選択された室内ユニットのファンが回転します。
③「運転切換」ボタンを押して室内ユニットNo.を決定します。
④「▲」、「▼」ボタンで項目コードを変更し、「運転切換」ボタンで決定します。
⑤「▲」、「▼」ボタンで設定データを変更し、「運転切換」ボタンで決定します。
⑥「スイング風向」ボタンを押すと設定を終了し再起動します。
※室温センサーをリモコン側に設定したとき、親リモコンの画面右下に リモコンセンサー が表示されます。
※1つ前に戻るには、「省エネ」ボタンを押してください。
※データは室内ユニットに記憶されます。電源を切ってもデータは消えません。
※リモートセンサーと併用する場合は、設定データを室内ユニット側にしてください。

㗄⋡ࠦ࡯࠼

⸳ቯਛ

室内ユニットNo.
項目
コード

設定データ

項目

室温
室内
リモコン側
センサー ユニット側

試運転する①「運転停止」ボタンと「スイング風向」ボタンを同時に4秒以上押してください。
液晶表示部に"試運転"と表示されます。
②「運転停止」ボタンを押すと試運転開始します。
もう一度押すと試運転を終了します。
③ 試運転終了後は再度「運転停止」ボタンと「スイング風向」ボタンを同時に4秒以上押します。
液晶表示部から"試運転"が消えていることを確認してください。

お願い• 試運転以外の目的には使わないでください。
（ユニットに無理がかかるため）• ユニット付属の据付説明書も、あわせてご覧ください。
• 暖房/冷房/送風のいずれかのみ運転できます。
• 温度変更はできません。
• 試運転モードは、60分後自動で「オフ」になります。
（連続試運転の防止）• 電源投入後および運転停止後、約3分間は室外ユニットの運転はしません。

仕様

66.8

番 CZ-02RE4

17

源 DC16 V（室内ユニットより供給）

9.4

5.4
13
33.4

C-182

4.4

16.6

8

接 続 台 数 室内ユニット 最多8台

11 6.8

9.4

120

電

4.4

量 90 g

使 用 温 度・ 0 °C ～ 40 °C・20 % ～ 80 %湿 度 範 囲 （屋内設置専用）

83.5

質

10

70
16.7

外 形 寸 法 （高さ）120 mm × (幅）70 mm ×（奥行き）
17 mm

33.5

品

外形寸法

単位：mm

120

4.7x10.7 長穴

配線を埋め込まれる場合は、JIS-C8340 １個用スイッチボックス（カバーなし）
または、２個用スイッチボックス（カバーなし）を現地調達し、埋め込んでください。

お願い）

20

18.25
120

C-183
83.5

120

37

24

12

15

R4

120
46

＜取付け寸法＞

8

167

スケジュールタイマー / CZ-10ESW3

リモコンスイッチ

スケジュールタイマー

品番CZ-10ESW3（スケジュールタイマー）

外形寸法図＊リモコンスイッチとスケジュールタイマーを上下に連続設置
する場合は、保守の関係上、隙間は２５ｍｍを守ってください。
＊リモコン上部の隙間は１０ｍｍ以上確保してください。

リモコン線引出し口

ＪＩＳ Ｃ８３４０
２個用スイッチボックス（カバーなし）（図２）

１２５ｍｍ以上（連続設置時）スケジュールタイマー

１２５ｍｍ以上（連続設置時）リモコンスイッチ

９５ｍｍ以上（壁から）リモコン線引出し口

ＪＩＳ Ｃ８３４０
１個用スイッチボックス（カバーなし）（図１）９５ｍｍ以上（壁から）＊リモコンスイッチとスケジュールタイマーを壁面に連続して取付ける場合は、図１・図２の取付け寸法を守ってください。

連続設置の場合の取付け寸法

8. 集中制御制御関連編

8. 集中制御

制御関連編
安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

取扱説明書
スケジュールタイマー
CZ－10ESW3

警告「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

このたびはスケジュールタイマーをお買いあげいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」は必ずお読みください。
お読みになったあとは、いつでも見られるところにエアコンの取扱説明書とともに大切に保管してください。

実行しなければならない内容（強制事項）です。

してはいけない内容（禁止事項）です。

もくじ

警

安全上のご注意……………………… 1
使用上のお願い……………………… 2
各部のなまえとはたらき…………… 3
ご使用方法…………………………… 4
現在時刻の設定…………………… 5
曜日の設定………………………… 6
プログラムの設定………………… 7
プログラム内容の確認……………１0
プログラム内容のコピーのしかた…１1
臨時休日の設定……………………１5
タイマー運転無効の設定…………１6
プログラムの取り消しかた…………１7
知っていただきたいこと………………１8
仕様……………………………………20

据え付けや移動・修理は販売店か専門業者に依頼する（水漏れや感電・火災の原因）必ず守る

当社指定のエアコンと接続して使う（水漏れや感電・火災の原因）

告異常・故障時には直ちに使用を中止し、漏電しゃ断器を切る（感電や火災の原因）
異常・故障例・スイッチを入れても運転しない。
必ず守る ・運転中にこげ臭いにおいがしたり、異常な音がする。
・ブレーカーがたびたび切れる。
・本体が変形したり、異常に熱い。
すぐに、販売店へ点検・修理を依頼してください。

ぬれた手で操作しない

必ず守る（感電や故障の原因）
禁止

上手に使って上手に節電

1

各部のなまえとはたらき

安全上のご注意注
リモコンを分解しない

操作ボタン

意
水洗いしない（感電や故障の原因）（感電・火災の原因）

プログラムボタン禁止

プログラム内容の設定
開始とプログラム内容の確定に使います。

禁止

使用上のお願い●次のような場所に設置しない
・湿気・油分・振動が多い / 直射日光があたる / 熱源の近く / 結露する ( 故障の原因 )・ノイズが発生する ( 誤動作の原因 )●スプレーを吹きかけない（誤動作や故障の原因）
・液体（洗剤、アルコール、有機溶剤など）がかからないようにしてください。
●アルコール消毒液、ベンジンやシンナー、化学ぞうきんなどでふかない( 液晶画面のくもり・変色や故障の原因 )・ひどい汚れは、水またはぬるま湯を含ませ、よくしぼった布でふいてください。

セットボタンプログラム運転時刻のセットに使います。
※プログラムボタンを押さないとプログラム内
容を確定しません。

タイマー運転／無効ボタン
一時的にプログラムタイマーを無効にしたい場合に使います。２秒以上押し続けることで、液晶に タイマー無効 が表示され、再度このボタンを長押しするまでプログ
ラムタイマー機能は無効になります。

プログラムコピーボタン

キャンセルボタンプログラム内容をグループ単位や曜日単位でコピーするのに使います。
P.11

クリアボタン

設定中のプログラム内容
やプログラムコピー、休日設定を取り消すときに使います。２秒以上押し続けることで、現在行っている設定やコピー動作を確定せずに通常画面に戻ります。

設定中のプログラム内
容を消去するのに使います。
※プログラムボタンを押さないと消去を確定しません。

臨時休日を設定するのに使用します。
P.15

設定ボタン
グループ

臨時休日ボタンプログラム運転の内容や、現在時刻の設定に使いますプログラム運転を行うグループの設定に使います。

曜日

現在曜日およびプログラム運転を行う曜日の設定に使います。

タイマー入／切タイマーによってエアコンを運転／停止させるときに使います。

手元許可／禁止

タイマーによって手元リモコンの操作を許可／禁止させるときに使
います。

時

分

現在時刻およびプログラム運転を行う時刻の設定に使います。

※据付時の設定によっては上記機能が使用できない設定になっています。その場合、使用できないボタンを押すと液晶に この機能は使用できません と表示されます。
詳しくはお買いあげの販売店にご相談ください。

2

3

C-184

8. 集中制御

制御関連編
ご使用方法

各部のなまえとはたらき

液晶表示プログラム予約表示（

現在曜日表示（▼印）

現在時刻の設定印）

例：現在時刻が１２時４５分の場合

プログラム運転をセットした曜日を表示します。

コピーモード表示

休日セット表示（プログラム内容をコピーするときに表示します。

１.「セット」ボタンを押しながら「 時 」ボタンを押し、現在時刻の時を合わせます。

印）「セット」ボタンを押しながら「時」ボタンを押します。
「セット」ボタンを離して、確定します。

臨時休日をセットした曜日を表
示します。
P.15

グループ表示最多８つのグループを切り換えて表示します。

※ のとき「時」ボタンを長押しすると早送りになります。

プログラム内容
セットしたプログラムタ
イマーを表示します。
また、グループコピーの際にはコピー元／コ
ピー先を表示します。

タイマー無効表示プログラムタイマー運転が無効になっている
ときに表示します。

現在時刻表示

エラー表示

現在の時刻を２４時間制で表示します。
また、各種設定中のモードを表示します。

タイマー時刻の設定に誤りがあったときに表示します。

2.「セット」ボタンを押しながら「 分 」ボタンを押し、現在時刻の分を合わせます。

この機能は使用できません表示
使用できない機能を選択したときに表示します。

「セット」ボタンを押しながら「分」ボタンを押します。
「セット」ボタンを離して、確
定します。

ご使用方法

※ のとき「分」ボタンを長押しすると早送りになります。

スケジュールタイマーをお使いになるときは、下記の手順によって設定を行ってください。

1．スケジュールタイマーの初期設定を行う「」点滅中はスケジュールタイマーが接続しているエアコンと初期通信をしています。
しばらくお待ちください。
●現在の時刻と曜日の設定を行います

P.5
P.6

2．スケジュールタイマーのプログラム運転設定を行う●プログラム運転設定を行います

P.7

〈ご注意〉
時刻が未設定の場合「4」が表示され、プログラム内容が設定されていても動作しません。

5

ご使用方法

ご使用方法
曜日の設定

プログラムの設定
グループおよび曜日ごとに、１日６個までのプログラム運
転をセットできます。また、１つのプログラム運転で下記の動作を組み合わせて設定できます。
・エアコンの運転／停止・リモコンによる手元操作の許可／禁止
すでに設定してあるプログラム内容を変更する場合も以下の手順で行います。

例：水曜日の場合
１.「セット」ボタンを押しながら「曜日」ボタンを押し、現在の曜日に合わせます。
㈰「セット」ボタンを押しながら㈪「曜日」ボタンを押します。
「 」が点滅して順次移動します。
※「セット」ボタンを離したとき曜日が確定し点灯表示になります。

設定の例：※据付時の設定によってはリモコン手元操作の許可／禁止が使用できない設定になっています。その場合、「手元許可／禁止」ボタンを押すと液晶に この機能は使用できません と表示されます。詳しくはお買いあげの販売店にご相談ください。

1. プログラム運転を行うグループを選択します。

「プログラム」ボタンを押すと、グループ番号と現在曜日が点滅し、現在時刻表示が項目コー
ドの点滅に変わります。
「グループ」ボタンを押して、プログラム運転を行うグループを選択します。

2. プログラム運転を行う曜日を選択します。

「曜日」ボタンを押してプログラム運転を行う
曜日を選択します。
「セット」ボタンを押すとプログラム 1 の設
定時刻が点滅します。また、項目コード がの点滅に変わります。

※選択可能なグループ数は据付時に設定されていますので、据付時の設定によってはグループを選択できない設定になっています。この場合は次の手順に進んでください。

〈ご注意〉プログラムの設定中に、設定を途中でキャンセルしたい場合は「キャンセル」ボタンを２秒以上押し続けてください。通常画面に戻ります。

6

7

C-185

8. 集中制御

制御関連編
ご使用方法

3. プログラム内容を設定します。

ご使用方法●エラー点滅について同じ時刻に複数のプログラムをセットした場合、エラー が点滅し設定できません。

「タイマー入／切」ボタンを押すごとに次のように入り切りが換わります。

修正方法「手元許可／禁止」ボタンを押すごとに次のように許可、 禁止が換わります。

例：「タイマー入／切」ボタン、「手元許可／禁止」ボタンでプログラム内容を選択します。
「時」・「分」ボタンで動作時刻を設定します。
「セット」ボタンを押すとプログラム 1 の内容で確定（点滅→点灯）し、同時にプログラム 2 の設定に移ります。上記を繰り返すことで 2 ～ 6 を設定することができます。
（「セット」ボタンを押すと、プログラム内容を時間の早い順に自動的に並べ替えます。
）
設定中 エラー が点滅表示した場合は、９ページ『●エラー点滅について』をご参照ください。

1.「セット」ボタンを押すごとに同じ時刻のプログラム（上記の例で 1と 2 ）が切り換わりますので、修正するプログラムを選択します。
2. 時刻がかさならないように「時」
・「分」ボタンで設定を変更します。
3.「セット」ボタンを押して、エラー表示が出ないことを確認します。
4.「プログラム」ボタンを押して変更完了です。

※据付時の設定によっては「手元許可／禁止」の機能を選択できない設定になっています。この場合は「タイマー入／切」のみ設定可能です。
※プログラム内容を設定しない状態で「セット」ボタンを押すと、プログラム 1 が点滅表示になり、設定の変更が行えます。また、プログラム 6 を設定した状態で「セット」ボタンを押しても、同じようにプログラム 1 が点滅表示になります。

4. プログラム内容を確定します。

5. 同様に、他のグループおよび曜日のプロ
グラム内容を設定してください。
すでにセットした内容を他のグループや曜日にP.11
コピーできます。

●最後に「プログラム」ボタンを押すとプログラム
内容を確定し、通常画面に戻ります。
※「プログラム」ボタンを押さないで「キャンセル」ボ
タンを２秒長押しすると、設定内容は確定しません。

8

9

ご使用方法

ご使用方法
プログラム内容のコピーのしかた

プログラム内容の確認●曜日コピー

プログラムした各グループおよび曜日の運転時刻を確認することができます。

すでに設定されている他の曜日のプログラムをコピーすることができます。

イメージ●グループコピー

１グループで、各曜日毎にプログラム 1 ～ 6 を設定できます。（１週間で最多４２個）

すでに設定されている他のグループのプログラムを１週間分まとめてコピーすることができます。

《グループ１》
曜日ボタン

例：曜日コピープログラム《グループ８》

セットボタン

グループ
ボタン（月曜日の内容を火曜日にコピー）

グル ープ
ボタン

例：グループコピー（グループ１の内容をグループ２にコピー）《グループ２》《グループ３》グループ
ボタン

1. 曜日とグループを選択します。

グル ープ
ボタン

2. 確認を終了します。
曜日コピーのしかた
1. 曜日コピーを行うグループを選択します。

「曜日」ボタンを押していくと順次各曜日のプ
ログラム内容を表示します。
「グループ」ボタンを押すと、現在選択している曜日の他の各グループのプログラム内容を表示します。
※据付時の設定によってはグループを選択できな
い設定になっています。この場合は次の手順に進んでください。

●「クリア」ボタンを押すと通常画面に戻ります。

「曜日コピー」ボタンを押すとグループ番号とコピーモード、現在曜日表示「▼」が点滅し、現在時刻表示が項目コードの点滅表示に変わります。
「グループ」ボタンを押して曜日コピーを行う
グループを選択します。

※「キャンセル」ボタンを２秒以上押し続けても通常画面に戻ります。

10

11 ※戻る場合は「クリア」ボタンを押してください。

C-186

2. コピー元を選択します。

「曜日」ボタンを押すごとに現在曜日表示「▼」が移動しますので、コピー元になる曜
日に合わせます。
「セット」ボタンを押すとコピー元を確定し、コピー先の選択画面になります。
※戻る場合は「クリア」ボタンを押してください。

8. 集中制御

制御関連編
ご使用方法

3. コピー先の曜日を選択します。

グループコピーのしかた

4. プログラム内容をコピーします。

●現在時刻表示がの点滅表示に変わり曜
日表示が点滅しますので、「曜日」ボタンでコ
ピー先の曜日を選択します。
※戻る場合は「曜日コピー」ボタンを押してください。

●「セット」ボタンを押すと、プログラム予約
表示「 」が表示されます。

5. 引き続き他の曜日にコピーできます。

6. プログラムコピーを確定します。

ご使用方法

1. グループコピーを行うグループを選択します。

2. コピー元を選択します。

●「グループコピー」ボタンを押すとグループ番
号とコピーモードが点滅し、現在時刻表示が項目コードの点滅に、プログラム 1
がコピー元を示す （コピー） の点滅表示に変わります。

「グループ」ボタンでコピー元となるグループ
を選択します。
「セット」ボタンを押すと、コピー先の選択画
面になります。

※ この機能は使用できません が点灯した場合、選択可能なグループ数は据付時に設定されていますので、据付時の設定によってはグループを選択できない設定になっています。

他のコピー先の曜日を「曜日」ボタンを押して選択します。
「セット」ボタンを押すとプログラム予約表示「 」が表示されます。上記を繰り返すことで、他の曜日に連続してコピーすることができます。

3. コピー先のグループを選択します。

4. コピー先を決定します。

●項目コードがの点滅に変わり、プログラム 2 にコピー元のグループがセットされ、プロ
グラム 3 がコピー先を示す （ペースト）の点
滅表示になります。
「グループ」ボタンを押してコピー先グループを選択します。

●「セット」ボタンを押すと、プログラム 4 のエリアにコピー先のグループが表示されます。

●「曜日コピー」ボタンを押すとプログラム
コピーが確定し、通常画面に戻ります。

※設定中に「クリア」ボタンを押すと、プログラム
予約表示「 」
が消えてコピーが取り消されます。
〈ご注意〉

すでにプログラムされている曜日をコピー先に設定した場合はプログラム内容が上書きされます。曜日コピーの設定中に誤ってプログラムを上書きした等の場合は、「キャンセル」ボタンを２秒以上押し続けることでプロ
グラムコピーの「曜日コピー」ボタンを押す前の状態に戻ります。
（そこまでの変更やコピー作業はすべてキャンセルされます）
12

13

ご使用方法

5. 引き続き他のグループにコピーできます。

※コピー先のグループとして１～４を選択した場合はプログラム 4 のエリアに、５～８を選択した場合はプログラム 6 のエリアに表示されます。

ご使用方法
臨時休日の設定

6. プログラムコピーを確定します。

臨時休日を設定した曜日のプログラム内容を一度だけ無効にすることができます。

現在土曜日で金曜日が臨時休日の場合

臨時休日設定された金曜日のプログラム動作は行いません。

土曜日になると、金曜
日の臨時休日設定は自動で解除されます。

※現在曜日に臨時休日を設定した場合、次週のプログラム運転が取り消されます。
（プログラムによって運転していても停止にはなりません）

他のコピー先のグループを「グループ」ボタンを押して選択します。
「セット」ボタンを押すとコピー先にコピーできます。
上記を繰り返すことで、他のグループに連続してコピーすることができます。

●「グループコピー」ボタンを押すとプログラム
コピーが確定し、通常画面に戻ります。

1. グループを選択します。

2. 臨時休日になる曜日を設定します。

●「グループ」ボタンを押して臨時休日を設定したいグループを選択します。

「臨時休日」ボタンを押してください。
現在時刻表示がの点滅に変わり、現在の曜
日表示が点滅します。
「曜日」ボタンで曜日を選択します。
「セット」ボタンを押してください。
曜日表示に臨時休日を示す枠（
）が表示さ
れます。

※コピー先のグループとして１～４を選択した場合はプログラム 4 エリアに、５～８を選択した場合はプ
ログラム 6 のエリアに表示されます。
※設定中に「クリア」ボタンを押すと、直前に選択（予約）したコピー先のグループが消えてコピーが取消されます。

〈ご注意〉●すでにプログラムされているグループをコピー先に設定した場合はプログラム内容が上書きされます。
●グループコピーの設定中に誤ってプログラムを上書きした等の場合は、「キャンセル」ボタンを２秒以上押し続けることで、プログラムコピーの「グループ」ボタンを押す前の状態に戻ります。
（そこまでの変更やコピー作業はすべてキャンセルされます）※据付時の設定によってはグループ１のみをご使用していただく設定になっています。この場合は次の手順に進んでください。

※引き続き他の曜日に臨時休日を設定したい場合は、 を繰り返してください。
また、取り消したい場合は、曜日を選択して「クリア」ボタンを押してください。

14

15

C-187

8. 集中制御

制御関連編
ご使用方法

ご使用方法

3.「 臨時休日」ボタンを押して確定します。

プログラムの取り消しかた
プログラム内容を取り消したい曜日を選択します。
「プログラム」ボタンを押すと、グループ番号と現在の曜日表示が点滅し、現在時刻表示が項
目コードの点滅に変わります。
「グループ」ボタンを押して、消去したいグルー
プを選択します。
「曜日」ボタンを押して、消去したい曜日を選択します。
※据付時の設定によってはグループを選択できない設定になっています。この場合は次の手順に進んでください。
※「キャンセル」ボタンを２秒以上押し続けたときは、「プログラム」ボタンを押す前の状態に戻ります。
（そこまでの操作はすべてキャンセルされます）●セットした臨時休日を確定し、通常画面に戻ります。

タイマー運転無効の設定
タイマー運転無効を設定すると、プログラム内容を無効にすることができます。
（全グループ、グループごと）〈曜日単位での消去〉選択した曜日の全てのプログラムを消去します。

〈曜日内の個別プログラムの消去〉選択した曜日の一部のプログラムだけを消去します。

「クリア」ボタンを押します。
プログラムの 1 から 6 の内容がすべて消去され、下図のような表示になります。
「プログラム」ボタンを押すと、消去が確定して通常画面に戻り、プログラム予約表示の「 」が消えます。

「セット」ボタンを押して個別プログラム消去
画面に移ります。
「セット」ボタンを押して消去したいプログラ
ムを選択します。
「クリア」ボタンを押します。
「プログラム」ボタンを押すと、消去が確定して通常画面に戻ります。

●タイマー運転無効に設定すると、再度下記の操作を行うまでプログラム運転を行いません。
※据付時の設定によってはグループごと、または全グループの２通りありますので「グループ」
ボタンを押して確認してください。

プログラムの無効プログラムの有効

が点灯

なし

の表示

２秒以上
押してく
ださい

例：上の内容から全ての内容をクリアした後の表示16

例：上の内容から 2をクリアした後の表示

17

知っていただきたいこと知っていただきたいこと
停電についてスケジュールタイマーとエアコンの動作について
エアコンの運転は、スケジュールタイマーから行われるプログラム運転と、接続されたリモコンやシステムコントローラー等による動作のいずれかになります。

エアコンが停電して電源が復帰した場合は、エアコンが運転していた場合は停止します。
また、リモコンが手元禁止になっていた場合は電源が復帰してから数分間は手元許可に戻ります。
●停電が復帰した後の時刻のプログラム運転から有効になります。
●プログラム内容は、スケジュールタイマーに内蔵している不揮発性メモリでバックアップしま
すので、クリアされることはありません。また、現在時刻と現在曜日は内蔵の電池により、最大１００時間までバックアップします。

スケジュールタイマーの設定（例）

スケジュールタイマーの設定（例）

システムコントローラー等からの操作がない場合の動作●リモコンが手元許可のときはリモコンから運転／停止が行えます。
（後押し優先）
8：00

12：00 13：00

エアコンの運転

停止

運転

リモコンの
手元操作

※1

手元許可

停止

17：00 18：00 20：00
運転

停止

手元
禁止

手元許可

● 通常動作
8：00

※2

手元 ※3
禁止

※1 前日の設定によって手元許可か手元禁止のいずれかになります。
※2 すでに手元禁止になっていますので、手元禁止のまま変化しません。
※3 翌日以降に手元許可を設定するまで手元禁止を継続します。

エアコンの運転停止

運転

リモコンによる
手元操作

※１

手元許可

システムコントローラー等からの操作がある場合の動作※1●リモコンが手元許可のときはリモコンからの運転／停止が行えます。
（後押し優先）●システムコントローラー等から設定した手元許可／禁止（集中１～４）は、プログラム運転によって解除されます。

8：00

リモコンの
手元操作

停止

運転

※１

手元
許可

※1

12：00 13：00
停止

手元
禁止

運転

↓

12：00 13：00

エアコンの運転停止

運転

リモコンによる
手元操作

※1

手元許可

手元
禁止

手元
禁止

手元許可

停止

運転

手元
禁止

17：00 18：00 20：00

↓

停止

手元
禁止

手元許可

※2
※1
※2

前日の設定によって手元許可か手元禁止のいずれかになります。

18

19

C-188

手元
禁止

停電発生
15:00

停止

手元許可 手元 手元許可
禁止

停止

前日の設定によって手元許可が手元禁止のいずれかになります。

8：00

17：00 18：00 20：00

運転

停電中

エアコンの運転↓

停止＋手元許可

17：00 18：00 20：00

停止● 15 時に停電し、間もなく復帰したときの動作

システムコントローラー等からの操作
停止＋手元禁止12：00 13：00

前日の設定によって手元許可が手元禁止のいずれかになります。
停電復帰後の数分間は手元許可になります。

手元禁止

8. 集中制御

制御関連編

仕 様
品
外

形

寸

重

番

CZ－10ESW3法

１２０ｍｍ×（幅）
１２０ｍｍ×
（奥行）
２０ｍｍ
（高さ）

量

使 用 温 度・湿 度 範 囲

１６０g
０℃～４０℃・２０％～８０％ 屋内設置専用

電

源

定

格

DC１２V（室内ユニットまたは他の集中コントローラーから供給）

時

計

精

度

±３０秒／月(常温２５℃）定期的にあわせてください。

停 電 保 障 時 間
接

続

台

数

１００時間（満充電時）
室内ユニット最多６４グループ（最多６４台）Printed in Japan
DC0411-60423
ACXF55-19523
85464609106003 20

C-189

8. 集中制御

制御関連編●設置場所によっては、漏電しゃ断器の取り付けが必要です。
漏電しゃ断器が取り付けられていないと感電や火災の原因になることがあります。

C-190

8. 集中制御

制御関連編

ACXF60-29433

C-191

8. 集中制御

制御関連編

C-192

8. 集中制御

制御関連編

Printed in Japan
DC0411-40723
ACXF60-29433
85464369425001

C-193

寸

続

接

120

台

数

保 持 時 間

度

計

時

精

力

費

消

室内ユニット16

最多 64 グループ（64 台）

51.9

100 時間（満充電時）※満充電に約 8 時間かかります。

± 30 秒 / 月（常温 25 ℃）※定期的に合わせてください。

最大 1.3 W

単相 AC 100-240 V 50/60 Hz

電

0 ℃～ 40 ℃・20 ％～ 80 ％（屋内設置専用）

源

520 g

電

量

使用温度・ 湿度範囲

質

法 （高さ）120 mm ×（幅）120 mm ×（奥行き）16 ＋ 51.9 mm

形

外■外形寸法図120

CZ-10ESM4

番

品

24.7
70.6

C-194

24.7

■仕 様

15

CZ-10ESM4

15

83.5
外形寸法図
（e-CUT機能付
システムコントローラー）

e-CUT 機能付システムコントローラー / CZ-10ESM4

品番

46

90

単位：mm

8. 集中制御
制御関連編

70.6

8. 集中制御

制御関連編

本機の特長

取扱説明書

e-CUT機能付
システムコントローラー
品番

簡単操作

CZ-10ESM4● 大型画面でわかりやすく表示● メニュー表示で簡単に操作

ࠣ࡞࡯ࡊ

ᠲ૞ ⑌ᱛ
ߘߩઁ
৻ᢧ ࠱࡯ࡦ
ࠣ࡞࡯ࡊᧁ㧕㧔
ㆇォࡕ࡯࠼
⸳ቯ᷷ᐲ
㘑ㅦ
ㆇォਛ㧦ࠣ࡞࡯ࡊ
஗ᱛਛ㧦ࠣ࡞࡯ࡊ

಄ᚱ

28

⼊ႎ 

ᒙ㩈㨼㩁㩨㨸ㇱᔕធቶ㧭'㩟㩐㨹㩎͠ 㘑ะㅍࠅ =᳿ቯ?ᠲ૞ =ಾ឵?࠱࡯ࡦ
ㆇォਛ=ಾ឵?⑌ᱛ߳

ࠣ࡞࡯ࡊ

ᠲ૞ ⑌ᱛ
ߘߩઁ
৻ᢧ ࠱࡯ࡦ
ࠣ࡞࡯ࡊᧁ㧕㧔
ㆇォࡕ࡯࠼
⸳ቯ᷷ᐲ
㘑ㅦ
ㆇォਛ㧦ࠣ࡞࡯ࡊ
஗ᱛਛ㧦ࠣ࡞࡯ࡊ

28ᒙ

⼊ႎ 
㩈㨼㩁㩨㨸ㇱᔕធቶ㧭'㩟㩐㨹㩎͠ 㘑ะㅍࠅ =᳿ቯ?ᠲ૞ =ಾ឵?࠱࡯ࡦ
ㆇォਛ=ಾ឵?⑌ᱛ߳

಄ᚱ

高機能・多機能

外部機器との接続● 集中コントロール● デマンドコントローラーの接続や、本機 1 台で、オフィスのすべてのエアコンを制御できます。（P.8）● e-CUT機能（P.4, P.31）

空調のムダを無くし、既存のエアコンで省エネを実現します。

据付
（電気）
工事説明書
別添付

● スケジュールタイマー機能

当社製の熱交換気システム *（マイコンタイプ）のコントロールができます。
（P.63 ～ P.65）* 適用シリーズ…天井埋込形・マイコンタ
イプ MZD ８シリーズ以降、天吊カセット
形・マイコンタイプ MZB ８シリーズ以降

曜日単位で運転スケジュールを設定できます。

このたびは、
e-CUT機能付システムコントローラーをお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。
● 取扱説明書をよくお読みのうえ、
正しく安全にお使いください。本書は e-CUT機能付システムコント
ローラーの取扱説明書です。室内ユニットおよび室外ユニットに付属の取扱説明書とあわせてお読みください。
● ご使用前に「安全上のご注意」（6 ページ）を必ずお読みください。
● この取扱説明書は室内ユニットなどに付属の取扱説明書とともに大切に保管してください。
● お使いになる方が代わる場合は、必ず本書をお渡しください。

● エコナビ機能（P.7）

エコナビセンサーで、省エネを実現できます。

2

e-CUT機能についてもくじ

空調のムダを無くし、既存のエアコンで省エネを実現します。
ページ

4
6
6
7

● 空調管理システムについて …… 8
• 室内ユニットの制御 …………… 8• 接続できる室内ユニットの数…… 9• 制御モード ……………………… 9● 各部の名前 ……………………… 10• 操作部 …………………………… 10• 画面表示 ………………………… 11フィルター情報● フィルターサイン /フィルター清掃時期 …………… 50
室外静音設定● 室外静音設定 …………………… 52
初期設定● 時計設定 / 時刻表示設定 /操作ロック設定 ………………… 54● ゾーン・グループ名称設定 …… 56● 操作音設定 / コントラスト調整 /バックライト設定 /サービス連絡先表示 …………… 58
設定情報一覧
● グループ情報 / 設定情報 ……… 60• すべての設定情報アイコン一覧 … 62

● 換気設定 ………………………… 63● リモコン操作を禁止する ……… 66●「その他」
画面で設定する ……… 68● 故障かな？ ……………………… 70● 仕様 ……………………………… 71● 集中制御設定記録 ………… 裏表紙

設定のしかた：P.36

消し忘れ防止設定 *1
設定のしかた：P.38

運転自動停止 *1
設定のしかた：P.46

こんなとき● メニュー一覧 …………………… 30
省エネ設定● エコナビ設定 …………………… 32● 設定温度自動リターン ………… 34● 設定温度範囲制限 ……………… 36● 消し忘れ防止設定 ……………… 38● デマンド設定（時間帯デマンド、
ピークカット） … 40
● デマンド設定 ( 外部入力デマンド )… 42● デマンド設定 ( タイマー省エネ、効率運転 ) ……… 44● 運転自動停止 …………………… 46
パスワード設定● 暗証番号 ………………………… 48● 対象範囲設定 …………………… 48

設定温度範囲制限 *1

その他の設定● タイマー予約を変更・削除する … 28

メニュー設定● ウィークリータイマー設定の概要 …… 20● タイマー予約する ……………… 22• 新規登録 ………………………… 22• 設定をコピーする ……………… 26

設定のしかた：P.34

ウィークリー
タイマー設定● 一斉・ゾーン・グループを選ぶ … 16
● 運転モード・設定温度・風速・風向を設定する ………………… 18

設定温度
自動リターン *1

使いかた● 画面切換について ……………… 12● 基本操作 ………………………… 14

はじめに● e-CUT機能について ……………
● 安全上のご注意 …………………
● 使用上のお願い …………………
● エコナビ機能の概要 ……………

ページ

3

4

C-195

温度を変えても、
決めた時間がたったら自動で決めた温度にしたいときに。
来客時だけ涼しくしたい設定できる温度の範囲を制限したいときに。
範囲外の温度には設定できません

決めた時刻に運転を止め、そのあと運転させても、一定時間ごとに検知して自動で止めたいときに。
運転するたびに、
一定時間後に自動停止させたいときに。
使用頻度が少なく、
1 回の使用時間が短いときに、おすすめ

8. 集中制御

制御関連編

安全上のご注意 必ずお守りください
人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

★：ガスヒートポンプエアコンの場合

設置時に、
下記の 3 つのモードから選べます。

■時間帯デマンド（★ピークカット）
時間帯を指定して抑制（時間帯ごとに、運転量も指定）デマンド設定 *1（★ガス省エネ）

設定のしかた：P.40～P.45● 操作対象範囲は一斉のみ可能据え付けや移動・修理は販
売店か専門業者に依頼する

小11：00 13：00 16：00 19：00

外部機器からの信号で、抑制

当社指定のエアコンと接続して使う信号を送る● 操作対象範囲はグループ・ゾーン・
一斉が可能（感電や火災の原因）
異常・故障例• スイッチを入れても運転しない。
• 運転中にこげ臭いにおいがしたり、異常な音がする。
必ず守る• ブレーカーがたびたび切れる。
• 本体が変形したり、異常に熱い。
すぐに、販売店へ点検・修理を依頼してください。

必ず守る （水漏れや感電・火災の原因）

小

必ず守る

体の不自由な方や乳幼児だけが在室する状況でエ
コナビ機能を使わないぬれた手で操作しない（体調の悪化・健康障害の原因）
動きが小さい状態で長時間経過するとエコナビセンサーが不在と判定し、空調機の運転が停止することがあります。

省エネ運転

大

異常・故障時には直ちに使用を中止し、漏電しゃ断器を切る

必ず守る （水漏れや感電・火災の原因）

省エネ運転

定格比
95％

● 操作対象範囲は一斉のみ可能（★効率運転）時間帯を指定して抑制

実行しなければならない内容（強制事項）です。

してはいけない内容（禁止事項）です。

警告■外部入力デマンド 大■タイマー省エネ

注意 の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

運転量を抑えたい時間帯

大「軽傷を負うことや、財産警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

はじめに設置時に選んだ条件で、運転量を抑えたいときに。

禁止

注意

小
11：00

リモコンを分解しない権限のある人にだけ、設定変更させたいときに。

パスワード
設定
設定のしかた：P.48

禁止

水洗いしない

禁止（感電・火災の原因）●次のような場所に設置しない●アルコール消毒液、ベンジンやシンナー、• 湿気・油分・振動が多い / 直射日光が化学ぞうきんなどでふかない ( 液晶画面のあたる/熱源の近く/結露する( 故障の原因 )くもり・変色や故障の原因 )• ノイズが発生する ( 誤動作の原因 )• ひどい汚れは、水またはぬるま湯を含ませ、●スプレーを吹きかけない（誤動作や故障の原因）
よくしぼった布でふいてください。
• 液体（洗剤、アルコール、有機溶剤など）がかからないようにしてください。

混乱を避けるため、リモコンには同梱の「省エネ集中管理中」
ラベルを貼ってください。
が表示されます。
（e-CUT 機能を表しています）（感電や故障の原因）

使用上のお願い● 設定変更範囲は、
下記の 3 つから選べます。
• 省エネ設定のみ• メニュー操作＋ウィークリータイマー設定• すべてのキー操作※ e-CUT 機能が強制的に省エネ操作を行います。

*1: 設定画面に（感電や故障の原因）

5

6

エコナビ機能の概要

空調管理システムについて

別売のエコナビセンサーで人の活動量を計り、人の活動量に応じて室内ユニットが省エ
ネ運転を行います。

制御・監視エリアの規模に応じた最適な空調管理システムが選択できます。

■室内ユニットの制御■人が不在の場合

本機 1 台で最大 64 台の室内ユニットを個別・集中で多機能操作。
※ 室内ユニット64台を最大4ゾーンに分け、一斉/ゾーン/グループ単位で制御できます。

はじめに■人の活動量が多い場合

不在が約 20 分継続した時• 冷房・ドライ時
設定温度で運転します• 暖房時
設定温度より温度を低くして運転します。
■人の活動量が少ない場合• 冷房・ドライ時
設定温度より温度を高くして運転します。
• 暖房時
設定温度で運転します警告• 冷房・ドライ時
人の在室時より、温度を高くして運
転します。
• 暖房時
人の在室時より、温度を低くして運転します。

一斉• すべての室内ユニットを最大 64 台操作・設定できます。

ゾーン• 複数の室内ユニットを最大 4 つのゾーンとして登録でき、ゾーンごとに一括して操作・設定が可能です。

グループ• グループごとに操作・設定を行います。
※リモコンの操作単位が１グループになります。
例）：下図グループ 2 のように「室内ユニット 2 台」をリモコン操作している場合
は、「室内ユニット 2 台」が 1 グループになります。

一斉

不在が約 1 時間継続した時

ゾーン 1

ቶౝ㩟㩐㨹㩎

• 指定した不在運転モードで運転します。出荷設定は、設定温度を抑制した省エネ運転のまま継続します。
（不在運転モードについては、エコナビ
センサーの取扱説明書をご覧ください）

୍ᩧ
৻ᢧࢰ࣮ࣥ
࠱࡯ࡦ ࢢ࣮ࣝࣉ
ࠣ࡞࡯ࡊㆇォਛࠣ࡞࡯ࡊ㐠㌿୰ࢢ࣮ࣝࣉ

ᮌ㸧

㧔㸦
ᧁ㧕


஗ᱛਛ
೵Ṇ୰ࠣ࡞࡯ࡊ
ࢢ࣮ࣝࣉ

ㅍࠅ =᳿ቯ?ᠲ૞ =ಾ឵?࠱࡯ࡦ

㏦ࡾ >Ỵᐃ@᧯స >ษ᥮@ࢰ࣮ࣥ※ 不在運転モード中に人を検知した
場合、人の活動量に応じた運転状態に戻ります。

e-CUT 機能付シス
テムコントローラー

体の不自由な方や乳幼児だけが在室する状況でエコナビ機
能を使わない（体調の悪化・健康障害の原因）
動きが小さい状態で長時間経過するとエコナビセンサーが必ず守る不在と判定し、空調機の運転が停止することがあります。

࡝ࡕࠦࡦࠣ࡞࡯ࡊ ࠣ࡞࡯ࡊ

ࠣ࡞࡯ࡊ

ࠣ࡞࡯ࡊ ࠣ࡞࡯ࡊ

ࠣ࡞࡯ࡊ

ゾーン 2

ゾーン 3

ࠣ࡞࡯ࡊ ࠣ࡞࡯ࡊ

ࠣ࡞࡯ࡊ

お知らせ

ゾーン 4

● エコナビ機能のオン／オフは本機で設定可能です。
（P.32）● エコナビ機能の詳細設定を行うには、別途エコナビ機能に対応したリモコン*が必要です。
詳細設定方法については、エコナビ機能対応リモコン * の取扱説明書をご確認ください。
● エコナビ機能によって目標温度が変更されても、本機に表示される設定温度は変化しません。
● 不在運転（スタンバイモード）
により送風運転に切り換わっても、本機に表示される運
転モードは変化しません。
● 室内ユニットを複数台運転する場合は、部屋の状況によって省エネ効果が小さくなる
ことがあります。
* 多機能ワイヤードリモコン（CZ-10RT4A 以降）

ࠣ࡞࡯ࡊ ࠣ࡞࡯ࡊ

● 上記は本機を集中コントローラーとして接続した例です。
● 室内ユニットとして、
熱交換気ユニットを接続できます。(P.63)

7

8

C-196

ࠣ࡞࡯ࡊ

8. 集中制御

制御関連編

各部の名前
■接続できる室内ユニットの数

戻るボタン• 室内ユニット最大 64 台
• 設定数：4 ゾーン、
64 グループ• １ゾーン：16 グループ、
64 台

操作部

液晶画面

メニューボタン

1 つ前の画面
に戻します

はじめに

■制御モード

本機には、2 つの「動作モード」と 5 つの「管理台数モード」
があります。
※ 各モードは設置時に設定されています。詳細は、据付（電気）工事説明書をご覧ください。

メニュー画面を出します(P.30)•（メニュー画面から）待受画面に戻します•（メニュー画面より下の階層の画面から）
メニュー画面に戻します

ࠣ࡞࡯ࡊ

ߘߩઁ
৻ᢧ ࠱࡯ࡦ
ࠣ࡞࡯ࡊᠲ૞ ⑌ᱛᧁ㧕㧔
ㆇォࡕ࡯࠼
⸳ቯ᷷ᐲ
㘑ㅦ
ㆇォਛ㧦ࠣ࡞࡯ࡊ
஗ᱛਛ㧦ࠣ࡞࡯ࡊ

ᒙ

28

切換ボタン

⼊ႎ 
㩈㨼㩁㩨㨸ㇱᔕធቶ㧭'㩟㩐㨹㩎͠ 㘑ะㅍࠅ =᳿ቯ?ᠲ૞ =ಾ឵?࠱࡯ࡦ
ㆇォਛ=ಾ឵?⑌ᱛ߳

಄ᚱ● 動作モード「集中制御モード」：

画面を切り換えます• 設定・操作の対象を選ぶとき
「一斉」
「ゾーン」
「グループ」に切り換わります。
• 基本操作画面を選ぶとき
「操作」
「禁止」
「換気 / その他」に切り換わります。

• 本機を“集中コントローラー”として使用。

お知らせ
集中制御モードにした場合は「リモコン禁止モード」
が使用できます。(P.66)

運転ボタン「リモコンモード」：

運転を始めます• 本機を“リモコン”として使用。

お知らせ
リモコンモードにした場合は「リモコン禁止モード」
は使用できません。また他の集
中コントローラーが「リモコン禁止」を設定すると、本機で室内ユニットを操作できな
くなります。
● 管理台数モード「一斉モード」：

省エネボタン

タイマーボタン（ガスヒートポンプ
エアコンの場合：
効率運転を行います）
省エネ運転 /
通常運転を切り換えますタイマー予約を行います

項目を選びます

上

決定ボタン

左

決定

右

▼

下

管理台数モード

集中制御モード

リモコンモード

一斉モード

一斉集中制御一斉リモコン

ゾーン 1 モード

ゾーン 1 集中制御

ゾーン 1 リモコンゾーン 2 モード

ゾーン 2 集中制御

ゾーン 2 リモコンゾーン 3 モード

ゾーン 3 集中制御

ゾーン 3 リモコンゾーン 4 モード

ゾーン 4 集中制御

ゾーン 4 リモコンお知らせ
● パスワード設定がされている場合は、下記のいずれかの操作後、パスワードの入力画面が表示されます。
• メニュー内の 1. 省エネ設定操作後• メニューボタンとタイマーボタン操作後• すべてのボタン操作後
パスワードについては、パスワード設定をご確認ください。(P.48)● 操作は、
ボタンの中央付近を押してください。
● 手袋を着けた状態では、操作できません。
● スタイラスペン、
タッチペン等では、操作できません。

9

10

画面切換について

画面表示■基本操作画面
操作・設定対象 (P.16)

主な画面の切り換えかたを示します。

画面切換 (P.12)

ᬮᡣ（下図参照）୍ᩧ৻ᢧ ࢰ࣮ࣥ࠱࡯ࡦ ࢢ࣮ࣝࣉ
ࠣ࡞࡯ࡊ

ᮌ㸧

㧔㸦
ᧁ㧕


㐠㌿୰
ࢢ࣮ࣝࣉ
೵Ṇ୰㸸ࢢ࣮ࣝࣉㆇォਛ㧦ࠣ࡞࡯ࡊ ஗ᱛਛ㧦ࠣ࡞࡯ࡊ

風向

ゾーン

操作ガイド

内容

P.50

熱交換気ユニットのフィルター清掃が必要（熱交換気ユニット接続時のみ）

P.68

エンジンオイル交換が必要（ガスヒートポンプエアコン使用時のみ）ー

運転モードの切り換えを禁止中（冷暖自動への切り換えも禁止）

ー

集中制御機器からリモコン操作を制限中（リモコンモード時のみ）*2

キー操作ロック設定中

グループ

ー

*2

ウィークリータイマー設定中と臨時休日設定中

P.26

ウィークリータイマー設定中（臨時休日未設定）

P.20

省エネ運転中P.15

外気を室温に近づけて取り入れ換気中 *1（熱交換気ユニット接続時のみ）

୍ᩧ ࢰ࣮ࣥ ࢢ࣮ࣝࣉ㸦ᮌ㸧ࢢ࣮ࣝࣉ
ࢰ࣮ࣥࠉ㺖㺼㺷㺎㺪㺽෭ᡣΥ
೵Ṇ୰㺖㺼㺷㺎㺪㺽㺖㺼㺷㺎㺪㺽⮬ືΥ
㑅ᢥ >Ỵᐃ@᧯స >ษ᥮@୍ᩧ

P.54
メニュー

■ウィークリータイマー設定画面 (P.20)

外気をそのまま取り入れ換気中（熱交換気ユニット接続時、市販の換気扇等の接続時のみ）*2

৻ᢧ ࠱࡯ࡦ ࠣ࡞࡯ࡊ㧔ᧁ㧕࠱࡯ࡦ‫ޓ‬࠱࡯ࡦ‫ޓ‬࠱࡯ࡦ‫ޓ‬࠱࡯ࡦ‫ޓ‬ㆬᛯ =᳿ቯ?ᠲ૞ =ಾ឵?ࠣ࡞࡯ࡊ

詳細ページ

室内ユニットのフィルター清掃が必要*2

㸦ᮌ㸧೵Ṇ୰ ࢢ࣮ࣝࣉ㏦ࡾ >Ỵᐃ@᧯స >ษ᥮@ࢰ࣮ࣥ風速

設定情報アイコン表示例（基本操作画面、待受画面に表示されます）
設定状況によりアイコンの数と表示位置は変わります。
アイコン୍ᩧ ࢰ࣮ࣥ ࢢ࣮ࣝࣉ㐠㌿୰ࢢ࣮ࣝࣉ

=᳿ቯ?ᠲ૞ =ಾ឵?࠱࡯ࡦㅍࠅ >Ỵᐃ@᧯స>ษ᥮@ࢰ࣮ࣥ
㏦ࡾ

>ษ᥮@⚗Ṇ࡬

設定温度

操作・設定する室内ユニットを選びます。

一斉

㢼㏿

⮬ື

18Υ 㢼ྥ㐠㌿୰ 㐠㌿‽ഛ୰
運転の状態■待受画面 (P.16)

᧯స ⚗Ṇ ᥮Ẽ㐠㌿࣮ࣔࢻ タᐃ ᗘ
ᬮᡣ‽ഛ୰

設定情報
アイコン

はじめに

「操作」
「禁止」
「換気 / その他」
を切り換える୍ᩧ(P.18)

選んだ内容を決定します

運転時、点灯します
警報時、点滅します※ 1 台でも運転もしくは警報中のものがあれば、点灯もしくは点滅します。

▼

動作モード

運転モード

▼

▼

「ゾーン 1・2・3・4 モード」：
• ゾーン 1・2・3・4 いずれかのゾーンの室内ユニットのみ操作・設定できます。

運転を停止します

運転表示ランプ（緑）

十字ボタン• 一斉 / ゾーン / グループ単位で制御できます。
（※ P.8 参照）

停止ボタン

曜日単位で運転スケジュールを設定できます。

P.64

室温・外気温を検知し、普通換気と熱交換気を自動で切り換え換気中 *1（熱交換気ユニット接続時のみ）*2

設定温度自動リターン機能、設定温度範囲制限機能、消し忘れ防止機能、
デマ
ンド機能（時間帯デマンド、ピークカット、
外部入力デマンド、
タイマー省エネ、効率運転）、
運転自動停止機能のうちいずれかの機能が設定中です。

ー*2

設定温度戻し時間（リターン時間）
カウント中、
運転自動停止時間カウント中、消し忘れ防止期間中に表示します。

ー※すべてのアイコンの意味を確認するとき（P.62）*1：基本操作画面のみに表示されます。
*2：アイコン表示が多いときは、表示エリアをこえるので、表示されない場合があります。(P.62)

㨽㨲㨺㩂㩢㨺㩊㨼㩙㨺⸳ቯ㧔ᧁ㧕⸳ቯኻ⽎ㆬᛯ
࠲ࠗࡑ࡯ࠣ࡞࡯ࡊ⊓㍳⥃ᤨભᣣ⊓㍳ࠦࡇ࡯ᯏ⢻ㆬᛯ=᳿ቯ?⸳ቯ߳

11

12

C-197

8. 集中制御

制御関連編

基本操作
本機を使用するうえでの基本的な操作について説明しています。

᧯స ⚗Ṇ ᥮Ẽ୍ᩧ

運転モード・設定温度・
風速・風向を設定する

㐠㌿࣮ࣔࢻ

෭ᡣ

タᐃ ᗘ

㢼㏿

を押す

ᙅ

>ษ᥮@⚗Ṇ࡬୍ᩧ᧯స ⚗Ṇ ᥮Ẽチྍ⚗Ṇ㺶㺱㺘㺻⚗Ṇ 㐠㌿ 㐠㌿ᗘ㢼㏿㢼ྥ೵Ṇ 㺱㺎㺢㺼

リモコンでの操作を禁止する

→

▼
使いかた

リモコン禁止画面 (P.66)

を押す

運転モード・設定温度・風速・風向を設定する (P.18)▼

28Υ 㢼ྥ

㐠㌿࠶ࡾ

決定

2

一斉・ゾーン・グループを選ぶ (P.16)▼

基本操作画面 (P.18)

1

▼

■操作画面

୍ᩧ
৻ᢧ ࢰ࣮ࣥ࠱࡯ࡦ ࢢ࣮ࣝࣉ
ࠣ࡞࡯ࡊ

୍ᩧ
᧯స ⚗Ṇ
᥮Ẽ
৻ᢧ ࠱࡯ࡦ ࠣ࡞࡯ࡊᧁ㧕㧔

㸦ᧁ㧕
ᮌ㸧

㧔


㐠㌿୰
ࢢ࣮ࣝࣉ
೵Ṇ୰ࢢ࣮ࣝࣉ
ㆇォਛ㧦ࠣ࡞࡯ࡊ ஗ᱛਛ㧦ࠣ࡞࡯ࡊ

決定

㐠㌿࣮ࣔࢻ
タᐃ ஗ᱛਛ㧦ࠣ࡞࡯ࡊᗘ㢼㏿ㆇォਛ㧦ࠣ࡞࡯ࡊ

決定

ᙅ
෭ᡣ ⼊ႎ
28
㩈㨼㩁㩨㨸ㇱᔕធቶ㧭'㩟㩐㨹㩎Υ 㢼ྥ

⼊ႎ 
㩈㨼㩁㩨㨸ㇱᔕធቶ㧭'㩟㩐㨹㩎
ㅍࠅ >Ỵᐃ@᧯స=᳿ቯ?ᠲ૞ =ಾ឵?࠱࡯ࡦ
>ษ᥮@ࢰ࣮ࣥ
㏦ࡾ

ㅍࠅ =᳿ቯ?ᠲ૞ >ษ᥮@⚗Ṇ࡬=ಾ឵?࠱࡯ࡦ
೵Ṇ୰

⚗Ṇ

㐠㌿࠶ࡾ

換気 / その他画面>ษ᥮@᥮Ẽ࡬୍ᩧ

(P.64, P.68)
換気の設定をする᧯స ⚗Ṇ ᥮Ẽ

᥮Ẽ

᥮Ẽ
࣮ࣔࢻ

㢼㔞

一斉

すべての室内ユニットを選ぶ。

OＮ

⮬ື

ᙅ

ゾーン

ゾーン * を選ぶ。

グループ

グループを選ぶ。

㐠㌿࠶ࡾ>ษ᥮@᧯స࡬

■メニュー画面 (P.30)

運転モード

冷房、暖房、ドライ、送風、冷暖自動を切り換える。

設定温度

設定温度を設定する。

風速

風の強さを切り換える。

風向

風の向きを切り換える。

ቶౝ㩟㩐㨹㩎

メニューを使って、いろいろな設定ができます。

࡝ࡕࠦࡦ

ࡔ࠾ࡘ࡯
㧔ᧁ㧕⋭ࠛࡀ⸳ቯ
ࡄࠬࡢ࡯࠼⸳ቯ
ࡈࠖ࡞࠲࡯ᖱႎ
࡝ࡕࠦࡦ⑌ᱛ
ㆬᛯ㩗㩩㨺㩆㩨ㅍࠅ =᳿ቯ?⏕ቯࡔ࠾ࡘ࡯㧔ᧁ㧕࡝ࡕࠦࡦ⑌ᱛ
ቶᄖᷡ㖸⸳ቯೋᦼ⸳ቯ
⸳ቯᖱႎ৻ⷩ
ㆬᛯ㩗㩩㨺㩆㩨ㅍࠅ =᳿ቯ?⏕ቯࠣ࡞࡯ࡊ ࠣ࡞࡯ࡊ

ࠣ࡞࡯ࡊ

ࠣ࡞࡯ࡊ ࠣ࡞࡯ࡊ

ࠣ࡞࡯ࡊ

ࠣ࡞࡯ࡊ ࠣ࡞࡯ࡊ

ࠣ࡞࡯ࡊ

ࠣ࡞࡯ࡊ ࠣ࡞࡯ࡊ

ࠣ࡞࡯ࡊ

●「切換」ボタンで画面を切り換えて、以下の設定を行うことができます。
•「禁止」（リモコン禁止）画面 (P.66）
リモコンによる設定・操作を禁止する。
•「換気 / その他」画面（P.64, P.68）
換気のオン / オフ、設定などを行う。

さらに…
メニュー

* ゾーンモードのときは指定されたゾーンのみ操作可能です。(P.9)

13

メニュー画面で詳細な設定を行うことができます。（P.30）
ウィークリータイマー設定を行うことができます。（P.20）

14

一斉・ゾーン・グループを選ぶ
待受画面から設定する室内ユニットを選びます。

3

4

運転する

を押す

終了する

を押す

運転を開始する。
㸦ᧁ㧕
ᮌ㸧

㧔


㐠㌿୰
ࢢ࣮ࣝࣉ
೵Ṇ୰ ࢢ࣮ࣝࣉ
ㆇォਛ㧦ࠣ࡞࡯ࡊ ஗ᱛਛ㧦ࠣ࡞࡯ࡊ
⼊ႎ 
㩈㨼㩁㩨㨸ㇱᔕធቶ㧭'㩟㩐㨹㩎
ㅍࠅ >Ỵᐃ@᧯స=᳿ቯ?ᠲ૞ =ಾ឵?࠱࡯ࡦ
>ษ᥮@ࢰ࣮ࣥ
㏦ࡾ୍ᩧ৻ᢧ ࢰ࣮ࣥ࠱࡯ࡦ ࢢ࣮ࣝࣉ
ࠣ࡞࡯ࡊ

使いかた

୍ᩧ
৻ᢧ ࢰ࣮ࣥ࠱࡯ࡦ ࢢ࣮ࣝࣉ
ࠣ࡞࡯ࡊ৻ᢧㆇォߒ߹ߔ‫ޕ‬=ᚯࠆ?㐽ߓࠆ

㸦ᧁ㧕
ᮌ㸧

㧔


㐠㌿୰
ࢢ࣮ࣝࣉ
೵Ṇ୰ ࢢ࣮ࣝࣉㆇォਛ㧦ࠣ࡞࡯ࡊ ஗ᱛਛ㧦ࠣ࡞࡯ࡊ
⼊ႎ 
㩈㨼㩁㩨㨸ㇱᔕធቶ㧭'㩟㩐㨹㩎
ㅍࠅ >Ỵᐃ@᧯స=᳿ቯ?ᠲ૞ =ಾ឵?࠱࡯ࡦ
>ษ᥮@ࢰ࣮ࣥ
㏦ࡾ

• ポップアップ画面を表示。
（4 秒）• 運転表示ランプが点灯。

一斉
すべての室内ユニットを選ぶ

運転を停止する
৻ᢧ「省エネ」ボタン（ガスヒートポンプ
エアコンの場合：
効率運転を行います）
省エネ運転をオン /オフにする。（省エネ
運転機能付きの室内
ユニットのみ対応）「決定」ボタン
手順 2 の画面に戻り、運転しながら設定を変更できます。

஗ᱛߒ߹ߔ‫ޕ‬=ᚯࠆ?㐽ߓࠆ

ゾーン• ポップアップ画面を表示。
（4 秒）

を選ぶ

※ ポップアップ画面をすぐに消したいときは「戻る」
ボタンを押します。

お知らせ● ゾーン画面でグループを選ぶことができます。
ゾーン選択画面で手順 2 の後
下記の画面が表示されます。

お知らせ

▼

運転表示ランプ（緑）を押すと、

୍ᩧ ࢰ࣮ࣥ ࢢ࣮ࣝࣉ㸦ᮌ㸧㺖㺼㺷㺎㺪㺽ࢰ࣮ࣥࠉ෭ᡣΥ
ࢰ࣮ࣥࠉ
ࢰ࣮ࣥࠉ
ࢰ࣮ࣥࠉ
㑅ᢥ >Ỵᐃ@᧯స >ษ᥮@ࢢ࣮ࣝࣉ● 停電からの復帰後「運転」ボタンを押すと、停電前の内容で運転が再開します。
● しばらく操作しないと、節電のため、
バックライトが消えます。
（いずれかのボタンを押すと、点灯します）
省エネについて● 省エネ運転時は、
最大電流値やエンジン最高回転速度を制限した運転になるため、
冷房 / 暖房などの能力は低下します。
ࡔ࠾ࡘ࡯㧔ᧁ㧕（室外ユニットの運転が制限値以下の場合は、࡝ࡕࠦࡦ⑌ᱛ
ߎߩᯏ⢻ߪ૶↪ߢ߈߹ߖࠎ‫ޕ‬ቶᄖᷡ㖸⸳ቯ
制限されません）ೋᦼ⸳ቯ
● どの室内ユニットにも省エネ機能がない場合、⸳ቯᖱႎ৻ⷩ
=ᚯࠆ?㐽ߓࠆ
ㆬᛯ㩗㩩㨺㩆㩨ㅍࠅ =᳿ቯ?⏕ቯ
省エネボタンを押すと右の画面が表示されます。

•
運転中
•
停止中
•
警報中
•【 】: 選択中のグループ▲▼◀▶でグループを選び、「決定」ボタンを
押す。

15

16

C-198

グループ
を選ぶ

8. 集中制御
一斉・

運転モード・設定温度・風速・風向を設定する

運転モード・設定

温度・風速・風量 ▶ 3 運転する ▶ 4 停止する
1 ゾーン・
グループ ▶ 2 を設定する

基本操作（P.14）

1

制御関連編

を選ぶ

選択した室内ユニットに対し各設定を行います。

2

画面を切り換える
を押す
ゾーン

一斉

グループ

㐠㌿୰ࢢ࣮ࣝࣉ

1

を押す

▼

㸦ᮌ㸧※ 一斉の場合、
そのまま「決定」
ボタンを押してください。

೵Ṇ୰ ࢢ࣮ࣝࣉ操作画面を出す
決定を押す

禁止 (P.66) 換気 (P.64)/ その他 (P.68)

選択した
室内ユニット「決定」
を押すと設定画面に切り換わります。

使いかた୍ᩧ ࢰ࣮ࣥ ࢢ࣮ࣝࣉ

項目を選ぶ
▼
→ 決定

冷房や暖房など

ࠣ࡞࡯ࡊ

ᠲ૞ ⑌ᱛ
ߘߩઁ
৻ᢧ ࠱࡯ࡦ
ࠣ࡞࡯ࡊᧁ㧕㧔

運転モード

ㆇォࡕ࡯࠼
⸳ቯ᷷ᐲ
㘑ㅦ
ㆇォਛ㧦ࠣ࡞࡯ࡊ
஗ᱛਛ㧦ࠣ࡞࡯ࡊ

ᒙ

28

⼊ႎ 
㩈㨼㩁㩨㨸ㇱᔕធቶ㧭'㩟㩐㨹㩎͠ 㘑ะㅍࠅ =᳿ቯ?ᠲ૞ =ಾ឵?⑌ᱛ߳
=ಾ឵?࠱࡯ࡦㆇォਛ಄ᚱ

㏦ࡾ >Ỵᐃ@᧯స >ษ᥮@ࢰ࣮ࣥ

を変えるときゾーン 1 ～ 4 を選ぶ▼→ 決定 を押す

設定温度▼৻ᢧ ࠱࡯ࡦ ࠣ࡞࡯ࡊ㧔ᧁ㧕࠱࡯ࡦ‫ޓ‬࠱࡯ࡦ‫ޓ‬࠱࡯ࡦ‫ޓ‬࠱࡯ࡦ‫ޓ‬ㆬᛯ =᳿ቯ?ᠲ૞ =ಾ឵?ࠣ࡞࡯ࡊ৻ᢧ ࠱࡯ࡦ ࠣ࡞࡯ࡊ㧔ᧁ㧕࠱࡯ࡦ‫ޓ‬࠱࡯ࡦ‫ޓ‬࠱࡯ࡦ‫ޓ‬࠱࡯ࡦ‫ޓ‬ㆬᛯ =᳿ቯ?ᠲ૞ =ಾ឵?ࠣ࡞࡯ࡊ

を変えるときお知らせ● 設定できない運転モードは表示されません。
● 風向の表示は、
実際のフラップの角度とは異なります。
● しばらく操作しないと、節電のため、バックライトが消えます。（いずれかのボタンを押すと、点灯します）● 機器によっては設定できる温度範囲が異なります。
● 本機で設定温度の範囲を変更することができます。
（P.36）● 風向表示が出ない機種があります。
●「一斉」と「ゾーン」のときは、代表の室内ユニットの設定を表示しています。すべての室内ユニットが表示どおりの設定になっているわけではありません。

※ この画面からグループを選ぶことができます。
（P.16「お知らせ」
を参照）

▼

▼

ゾーンを選び、グループを選ぶ▼→→ 決定 を押す▼୍ᩧ ࢰ࣮ࣥ ࢢࢢ࣮ࣝࣉ࣮ࣝࣉ㸦ᮌ㸧ࢢ࣮ࣝࣉ
ࢰ࣮ࣥࠉ㺖㺼㺷㺎㺪㺽෭ᡣΥ
೵Ṇ୰㺖㺼㺷㺎㺪㺽㺖㺼㺷㺎㺪㺽⮬ືΥ
㑅ᢥ >Ỵᐃ@᧯స >ษ᥮@୍ᩧ୍ᩧ ࢰ࣮ࣥ ࢢ࣮ࣝࣉ㸦ᮌ㸧ࢢ࣮ࣝࣉ
ࢰ࣮ࣥࠉ㺖㺼㺷㺎㺪㺽෭ᡣΥ೵Ṇ୰㺖㺼㺷㺎㺪㺽㺖㺼㺷㺎㺪㺽⮬ືΥ
㑅ᢥ >Ỵᐃ@᧯స >ษ᥮@୍ᩧ• ◀▶でゾーンを選び、▲▼グループを選んで「決定」
ボタンを押す。

運転モード・
設定温度・

を選ぶ

設定する

▼

設定する項目を選ぶ
▼

2

一斉・

を押す

• カーソルが消えているときは「決定」を押す。



ㆇォࡕ࡯࠼

಄ᚱ
ㆇォਛ

→

▼

決定

㘑ㅦ

ᒙ

28͠ 㘑ะ

ㆇォࡕ࡯࠼

暖房

಄ᥦ⥄േ

ドライ
冷房

=ಾ឵?⑌ᱛ߳



送風

಄ᚱ
ㆇォਛ

ࠣ࡞࡯ࡊ

⸳ቯ᷷ᐲ

㘑ㅦ

ᒙ

28͠ 㘑ะ

27͠

=ಾ឵?⑌ᱛ߳ㆇォਛ「曜日」を選ぶ※ 冷暖自動：設定温度になるよう、
自動で冷房 /
暖房を切り
換えます。

28͠

ᒙ

弱
自動

=ಾ឵?⑌ᱛ߳       ᦐᣣ   ͠   ͠   ͠ =᳿ቯ?⸳ቯ߳

W2/ᧁᦐᣣ/No.1

㧔ᧁ㧕ᤨೞࠍ⸳ቯߒߡߊߛߐ޿

10：40
ᄌᦝ

「動作」を選ぶಽ߳=᳿ቯ?ᰴ߳

㧔ᧁ㧕
W2/ᧁᦐᣣ/No.1
㩢㩝㩄㩧
ㆇォ ㆇォ
ᤨ㑆 ஗ᱛ ࡕ࡯࠼ ᷷ᐲ ⑌ᱛ ㆇォ ͠

● 運転：運転を始めるとき● 停止：運転を止めるとき「運転モード」を選ぶ㧔ᧁ㧕
W2/ᧁᦐᣣ/No.1
㩢㩝㩄㩧
ㆇォ ㆇォ
஗ᱛ ࡕ࡯࠼ ᷷ᐲ ⑌ᱛᤨ㑆 ㆇォ•ᠲ૞ ⑌ᱛ ߘߩઁ㘑ㅦ 㘑ะㆇォࡕ࡯࠼ ⸳ቯ᷷ᐲ 㘑ㅦ 㘑ะ

಄ᚱ
ㆇォਛ

28͠
=ಾ឵?⑌ᱛ߳

಄ᚱ

 ͠



ᄌᦝ =ಾ឵?ขᶖ =᳿ቯ?⏕ቯ

※ 自動：
送風時は
選べません。

「温度」を選ぶ（「送風」以外の
ときのみ）

ࠣ࡞࡯ࡊ



ᄌᦝ =ಾ឵?ขᶖ =᳿ቯ?⏕ቯ強ᕆ

• 設定方法は (P.22)

㧔ᧁ㧕
W2⊓㍳
ᦐᣣ ᣣ ᦬ Ἣ ᳓ ᧁ ㊄ ࿯「時刻」を選ぶ急㘑ㅦ 㘑ะㆇォࡕ࡯࠼ ⸳ቯ᷷ᐲ 㘑ㅦ 㘑ะ಄ᚱ

設定のしかた ( 概要）• 冷房・ドライ:18 ℃～ 30 ℃
• 暖房
:16 ℃～ 30 ℃※• 冷暖自動
:17 ℃～ 27 ℃※
一部の機種の上限温度は 26 ℃です。

ᠲ૞ ⑌ᱛ ߘߩઁᣣ䫹᦬䫹Ἣ䫹᳓䫹ᧁ䫹㊄䫹࿯

• 毎週月～金曜は朝 9：00 に運転開始など、曜日と時刻を決めて、運転・停止や温度変更のスケジュールを設定できます。

ᠲ૞ ⑌ᱛ ߘߩઁ
⸳ቯ᷷ᐲ

ㆇォࡕ࡯࠼

を押す

（カーソルが消える）
待受画面に戻ります。

冷暖自動

ࠣ࡞࡯ࡊ

曜日単位で運転スケジュールを設定して、毎回の操作を省きたいᠲ૞ ⑌ᱛ ߘߩઁ⸳ቯ᷷ᐲ向ウィークリータイマー設定の概要

使いかた

ࠣ࡞࡯ࡊ

3

設定する
▼

風

を変えるとき18

1 ゾーン・▶ 3 運転する ▶ 4 停止する
グループ ▶ 2 風速・風量を

基本操作

速

※ 室内ユニットが熱交換気ユニットの場合、画面が異なります。（P.68）

17（P.14）

風を変えるとき㧔ᧁ㧕
W2/ᧁᦐᣣ/No.1
㩢㩝㩄㩧
ㆇォ ㆇォ
஗ᱛ ࡕ࡯࠼ ᷷ᐲ ⑌ᱛᤨ㑆 ㆇォ

಄ᚱ

͠



ᄌᦝ =ಾ឵?ขᶖ =᳿ቯ?⏕ቯ
㧔ᧁ㧕

W2⊓㍳
ᦐᣣ ᣣ ᦬ Ἣ ᳓ ᧁ ㊄ ࿯
リモコンの「許可・禁止」を選ぶ
ㆇォ ಄ᚱ ͠ ⑌ᱛ1
㧔ᧁ㧕
W2/ᧁᦐᣣ/No.1
      ͠ 
㩢㩝㩄㩧
ㆇォ ㆇォ
ᤨ㑆 ஗ᱛ ࡕ࡯࠼ ᷷ᐲ ⑌ᱛ     ͠  ㆇォ ಄ᚱ ͠ ⑌ᱛㆬᛯ=᳿ቯ?⸳ቯ߳
ᄌᦝ =ಾ឵?ขᶖ =᳿ቯ?⏕ቯ：スイング• スイング中に▲▼を押すとお好みの位置でフラップを止められます。
• 暖房・送風・冷暖自動
（暖房）
時は、
5 段階、
冷房・ドライ時は 3 段階の調節になります。

19

20

C-199

8. 集中制御

制御関連編

タイマー予約する• 画面は、タイマーグループ W2 として次の登録をした場合の例です。
毎週木曜日 10:40 に 28 ℃で冷房運転を開始、リモコンは「禁止 1」を割り当てる。（P.25）

1■例 1
ノー残業デーは、早めに運転を止める！

停止

8:00

17:00

転（26℃）

運転＆
温度設定

ㆇォ ಄ᚱ ͠ ⑌ᱛ1ㆇォ ಄ᚱ ͠ ⑌ᱛ1஗ᱛ=᳿ቯ?⸳ቯ߳

⼊ႎ 
㩈㨼㩁㩨㨸ㇱᔕធቶ㧭'㩟㩐㨹㩎
ㅍࠅ >Ỵᐃ@᧯స=᳿ቯ?ᠲ૞ =ಾ឵?࠱࡯ࡦ
>ษ᥮@ࢰ࣮ࣥ
㏦ࡾ

一斉

温度
設定

運

㧔ᧁ㧕
W2⊓㍳
ᦐᣣ ᣣ ᦬ Ἣ ᳓ ᧁ ㊄ ࿯㧔ᧁ㧕
W2⊓㍳ㆇォ ಄ᚱ ͠
⑌ᱛ1
 ᦬ Ἣ ᳓ ᧁ ㊄ ࿯ᦐᣣ ᣣ ஗ᱛ

12:00

転

停止

運転

（または

「戻る」ボタンを押す。

運転㧔ᧁ㧕16グループᧂ⊓㍳ᧂ⊓㍳ᧂ⊓㍳=᳿ቯ?⸳ቯ߳• ◀▶または「切換」
ボタンン
で一斉・ゾーンを選ぶ。

停止

運転

一斉

手順 1 から始め、手順 4 で「無効」を選び、「タイマー」ボタンを 2 回押す。

ᣣ䫹᦬䫹Ἣ䫹᳓䫹ᧁ䫹㊄䫹࿯

ゾーン1

ゾーン4

※ ゾーンとグループの
名前は変更できます。
（P.56）

タイマーをオフにするとき

登録済みのスケジュールを残したまま
特定の曜日だけタイマーをオフにできます。（P.22)• 休日のある週に木曜日を「□」（無効）に。
• 休日が終わったら、
「●」
（有効）
に。

ゾーン4

）

⸳ቯኻ⽎ㆬᛯ
࠱࡯ࡦ‫ޓ‬ࠣ࡞࡯ࡊ‫ޓ‬ࠣ࡞࡯ࡊ‫ޓ‬ࠣ࡞࡯ࡊ‫ޓ‬ㆬᛯ

22:00

 ㆇォ஗ᱛ಄ᚱ ͠ ⑌ᱛ1


ㆇォ ಄ᚱ
͠ ⑌ᱛ
ᦐᣣ=᳿ቯ?⸳ቯ߳ ஗ᱛㆬᛯ=᳿ቯ?⸳ቯ߳

■例 4
今週の木曜日は休日！

ゾーン1

■グループ
■1 つ前の画面に戻るとき

停止

12:45

停止

㧔ᧁ㧕
64グループᧂ⊓㍳ᧂ⊓㍳ᧂ⊓㍳=᳿ቯ?⸳ቯ߳

22:00

（28℃）

「タイマー」ボタンを押す。

8:00

）

• ◀▶または「切換」
ボタン
ン
。
で「一斉」
・ゾーンを選ぶ。

■タイマー設定画面を終了するとき■例 3
昼休みは運転を止める！

→ 決定⸳ቯኻ⽎ㆬᛯ
৻ᢧࠣ࡞࡯ࡊ‫ޓ‬ࠣ࡞࡯ࡊ‫ޓ‬ࠣ࡞࡯ࡊ‫ޓ‬ㆬᛯ▼   
ᦐᣣ

㸦ᧁ㧕
ᮌ㸧

㧔


■一斉 / ゾーン（または㨽㨲㨺㩂㩢㨺㩊㨼㩙㨺⸳ቯ㧔ᧁ㧕⸳ቯኻ⽎ㆬᛯ
࠲ࠗࡑ࡯ࠣ࡞࡯ࡊ⊓㍳⥃ᤨભᣣ⊓㍳ࠦࡇ࡯ᯏ⢻ㆬᛯ=᳿ቯ?⸳ቯ߳㐠㌿୰ࢢ࣮ࣝࣉ
೵Ṇ୰ ࢢ࣮ࣝࣉㆇォਛ㧦ࠣ࡞࡯ࡊ ஗ᱛਛ㧦ࠣ࡞࡯ࡊ

• 平日は
平日は、
１
１つの曜日
の曜日（例
（例：月曜日）月を設定して、
他の曜日にコピーできます。（P.26)

㧔ᧁ㧕
W2⊓㍳
ᦐᣣ ᣣ ᦬ Ἣ ᳓ ᧁ ㊄ ࿯୍ᩧ৻ᢧ ࢰ࣮ࣥ࠱࡯ࡦ ࢢ࣮ࣝࣉ
ࠣ࡞࡯ࡊ

転
17:00

運

→ 決定

対象を選ぶ

▼

運

8:00

■例２
定時以降は、温度を高く！

▼

転

運転

ノー残業
デー

3

「設定対象選択」
を選ぶ▼

ウィークリー
タイマー設定㧔ᧁ㧕
W2⊓㍳
ᦐᣣ ᣣ ᦬ Ἣ ᳓ ᧁ ㊄ ࿯ ㆇォ ಄ᚱ ͠ ⑌ᱛ1  ஗ᱛ  㧦     ͠ =᳿ቯ?⸳ቯ߳ᦐᣣ運平日ㆇォ ಄ᚱ ͠ ⑌ᱛ1஗ᱛ   ͠ =᳿ቯ?⸳ቯ߳

を押す

22:00

2

▼

   㧦 ᦐᣣ

8:00

ウィークリー
タイマー設定画面を出す▼

組み合わせれば、こんなことができます。
㧔ᧁ㧕
W2⊓㍳
ᦐᣣ ᣣ ᦬ Ἣ ᳓ ᧁ ㊄ ࿯

新規登録

登録後、特定の曜日だけタイマーを䎕䎓䎃䎕䎔䎃䎕䎕䎃䎕䎖䎃䎕䎗䎃䎕䎘䎃䎕䎙

オフにするとき ( 祝日など )「臨時休日」を設定できます。（P.26）

休日

21

22

タイマー予約する 新規登録（つづき）

⸳ቯኻ⽎ㆬᛯ৻ᢧ

ㆬᛯಾ឵=᳿ቯ?⸳ቯ߳

ㆬᛯ

ᄌᦝ

᦭ല
ᧂ⊓㍳
ᧂ⸳ቯ

㧔ᧁ㧕ㆬᛯ㧔ᧁ㧕

時
▼

分
→

→

▼

▼

11

→ 決定

ᦐᣣ

→

▼

→ 決定

▼

タイマー動作㧔ᧁ㧕ᤨೞࠍ⸳ቯߒߡߊߛߐ޿

10：40

グループ 1
グループ 2ᄌᦝಽ߳=᳿ቯ?ᰴ߳

• 0:00 ～ 23:59
グループ 16※ 一斉 ：最大 64 グループ
ゾーン：最大 16 グループ

23

24

C-200

=᳿ቯ?⊓㍳߳

設定する▼

W2/ᧁᦐᣣ/No.1

ಾ឵• ◀▶で曜日を選び、▲▼または「切換」
ボタンン
で「●」( 有効 )/
「 」
（無効）
を選ぶ。

（くり返す）• ▲▼でグループを選ぶ。

→ 決定

▼

ᣣ᦬ Ἣ ᳓ ᧁ ㊄ ࿯=᳿ቯ?⊓㍳߳▼ࠣ࡞࡯ࡊ
ᧂ⊓㍳
ᧂ⊓㍳
ᧂ⊓㍳
=᳿ቯ?⸳ቯ߳

タイマー動作する
時刻を設定する▼）（くり返す）

㧔ᧁ㧕
W2⊓㍳
ήലࠍಾ឵߃ߡߊߛߐ޿

W2=᳿ቯ?⸳ቯ߳

→

᦭ല

᦭ല
ήല
ࠣ࡞࡯ࡊ ᣣ ᦬ Ἣ ᳓ ᧁ ㊄ ࿯

ウィークリー
タイマー設定10→ 決定

タイマーを使う
曜日をすべて「●」( 有効 ) にする（または• ▲▼で W1 ～ W8 より登録したいグループを選ぶ。

▼

⸳ቯኻ⽎ㆬᛯ

→ 決定࠲ࠗࡑ࡯ࠣ࡞࡯ࡊ

࠙ࠖ࡯ࠢ࡝࡯࠲ࠗࡑ࡯
࠲ࠗࡑ࡯ࠣ࡞࡯ࡊ
⥃ᤨભᣣ（次ページに続く）▼▼

⸳ቯኻ⽎ㆬᛯ৻ᢧ
᦭ല
ᧂ⊓㍳
ᧂ⸳ቯ

• ▲▼で項目を選び、◀▶で有効 / 無効を選ぶ。

࠱࡯ࡦ‫ޓ‬ࠣ࡞࡯ࡊ‫ޓ‬ࠣ࡞࡯ࡊ‫ޓ‬ࠣ࡞࡯ࡊ‫ޓ‬
ㆬᛯ

→ 決定

▼

࠙ࠖ࡯ࠢ࡝࡯࠲ࠗࡑ࡯
࠲ࠗࡑ࡯ࠣ࡞࡯ࡊ
⥃ᤨભᣣ

▼

▼

▼

▼

→ 決定

▼

7

ウィークリー
タイマーグループ
を選ぶ

▼

→

▼

▼

6

「タイマー
グループ」
を選ぶ

▼

5

「ウィークリータイマー」を「有効」にする▼4㧔ᧁ㧕
W2/ᧁᦐᣣ/No.1
㩢㩝㩄㩧
ㆇォ ㆇォ
஗ᱛ ࡕ࡯࠼ ᷷ᐲ ⑌ᱛᤨ㑆 ㆇォ



 ͠



ᄌᦝ =ಾ឵?ขᶖ =᳿ቯ?⏕ቯ

運転モード
㧔ᧁ㧕
W2/ᧁᦐᣣ/No.1
㩢㩝㩄㩧
ㆇォ ㆇォ
஗ᱛ ࡕ࡯࠼ ᷷ᐲ ⑌ᱛᤨ㑆 ㆇォ

಄ᚱ

 ͠



ᄌᦝ =ಾ឵?ขᶖ =᳿ቯ?⏕ቯ• 運転モードの種類• タイマー動作の種類●冷房●運転：運転を始めるとき●停止：運転を止めるとき
●送風
●自動
●暖房
●ドライ

8. 集中制御

制御関連編

タイマー予約する 設定をコピーする
タイマーグループコピー / 曜日間コピー
タイマー設定する
曜日を選ぶ

9

タイマー設定を登録する欄を選ぶ
▼

▼

▼

8

■タイマーグループコピー
登録したタイマーグループを他のタイマーグループにコピーします。
複数のグループを同じスケジュールにするときに便利です。

1

P.22のウィークリー
タイマー設定画面で「コピー機能」を選ぶ

→ 決定

▼

㧔ᧁ㧕
W2⊓㍳
ᦐᣣ ᣣ ᦬ Ἣ ᳓ ᧁ ㊄ ࿯㧔ᧁ㧕
W2⊓㍳
ᦐᣣ ᣣ ᦬ Ἣ ᳓ ᧁ ㊄ ࿯       
ᦐᣣ





   ͠   ͠   ͠ =᳿ቯ?⸳ቯ߳

▼

2

→ 決定

▼

      ͠       ͠       ͠ ㆬᛯ=᳿ቯ?⸳ቯ߳

12

▼

→ 決定

▼

タイマー
グループ
コピー

㧔ᧁ㧕ࠦࡇ࡯ᯏ⢻㧔ᧁ㧕㨽㨲㨺㩂㩢㨺㩊㨼㩙㨺⸳ቯ৻ᢧ ࠱࡯ࡦ ࠣ࡞࡯ࡊ㧔ᧁ㧕⸳ቯኻ⽎ㆬᛯ
࠲ࠗࡑ࡯ࠣ࡞࡯ࡊ⊓㍳ㆇォਛ㧦ࠣ࡞࡯ࡊ ஗ᱛਛ㧦ࠣ࡞࡯ࡊ
⥃ᤨભᣣ⊓㍳⼊ႎ 㩈㨼㩁㩨㨸ㇱᔕធቶ㧭'㩟㩐㨹㩎
ࠦࡇ࡯ᯏ⢻ㅍࠅ =᳿ቯ?ᠲ૞ =ಾ឵?࠱࡯ࡦ
ㆬᛯ=᳿ቯ?⸳ቯ߳

ウィークリー
タイマー設定• 曜日ごとに、8 つまで登録できます。
• 登録後、自動的に時系
列で並び替わります。

項目を選ぶ࠲ࠗࡑ࡯ࠣ࡞࡯ࡊࠦࡇ࡯
ᦐᣣ㑆ࠦࡇ࡯

ㆬᛯ=᳿ቯ?⸳ቯ߳

曜日間
コピー

設定内容を
確認する

確認して
（2 回押し終了）

臨時休日を設定する

リモコン禁止㧔ᧁ㧕
W2/ᧁᦐᣣ/No.1
㩢㩝㩄㩧
ㆇォ ㆇォ
ᤨ㑆 ஗ᱛ ࡕ࡯࠼ ᷷ᐲ ⑌ᱛ㧔ᧁ㧕
W2/ᧁᦐᣣ/No.1
㩢㩝㩄㩧
ㆇォ ㆇォ
ᤨ㑆 ஗ᱛ ࡕ࡯࠼ ᷷ᐲ ⑌ᱛ ㆇォ

಄ᚱ

͠



 ㆇォᄌᦝ =ಾ឵?ขᶖ =᳿ቯ?⏕ቯ㧔ᧁ㧕
W2⊓㍳
ᦐᣣ ᣣ ᦬ Ἣ ᳓ ᧁ ㊄ ࿯ㆇォ ಄ᚱ ͠ ⑌ᱛ1      ͠      ͠ ㆬᛯ=᳿ቯ?⸳ቯ߳͠ ⑌ᱛ

಄ᚱᄌᦝ =ಾ឵?ขᶖ =᳿ቯ?⏕ቯ

1

P.22 のウィークリー
タイマー設定画面で「臨時休日登録」を選ぶ「タイマー」
ボタンを押さずに、
手順 9 から繰り返す。

㸦ᮌ㸧
W2/ᮌ᭙᪥/No.1
㺶㺱㺘㺻
㐠㌿ 㐠㌿
᫬㛫 㐠㌿࣮ࣔࢻࡀ㏦㢼ࡢ࡜ࡁᗘ ⚗Ṇ೵Ṇ ࣮ࣔࢻᗘタᐃࡣ࡛ࡁࡲࡏࢇࠋ
 㐠㌿ ෭ᡣ>ᡠࡿ@㛢ࡌࡿ
ኚ᭦ >ษ᥮@ྲྀᾘ >Ỵᐃ@☜ᐃ

▼

2

→ 決定

▼

(P.26)▼

3→ 決定

臨時休日の曜日を
選ぶ

▼

⥃ᤨભᣣ

㧔ᧁ㧕㨽㨲㨺㩂㩢㨺㩊㨼㩙㨺⸳ቯ⸳ቯኻ⽎ㆬᛯ
࠲ࠗࡑ࡯ࠣ࡞࡯ࡊ⊓㍳⥃ᤨભᣣ⊓㍳ࠦࡇ࡯ᯏ⢻ㆬᛯ=᳿ቯ?⸳ቯ߳

■設定内容を他の曜日にコピーするとき

ウィークリー
タイマーグループ
を選ぶ▼■続けて追加登録するとき※ 動作モードが「集中制御モード」のとき設定でき
ます。
（P.9）

送風

祝日など、特定の曜日だけタイマーをオフにすることができます。

▼

温度⥃ᤨભᣣ/W2
㧔ᧁ㧕⥃ᤨભᣣࠍ⸳ቯߒߡߊߛߐ޿

㧔ᧁ㧕᦭ലήലࠣ࡞࡯ࡊ ᣣ ᦬ Ἣ ᳓ ᧁ ㊄ ࿯ᣣ᦬ Ἣ ᳓ ᧁ ㊄ ࿯

W2=᳿ቯ?⊓㍳߳ㆬᛯ※「送風」に設定した時は、温度の設定はできません。

ᦐᣣಾ឵=᳿ቯ?⏕ቯ

• W1 ～ W8

25

26

タイマー予約を変更・削除する

コピー先をすべて「●」にする
→

▼
▼

→ 決定

W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8

ࠣ࡞࡯ࡊ

ࠣ࡞࡯ࡊ

㧔ᧁ㧕ᦐᣣ㑆ࠦࡇ࡯
ࠦࡇ࡯రࠍㆬᛯߒߡߊߛߐ޿
ࠣ࡞࡯ࡊ ᣣ ᦬ Ἣ ᳓ ᧁ ㊄ ࿯

ࠣ࡞࡯ࡊ

ᦐᣣ

ࠣ࡞࡯ࡊ

=᳿ቯ?⏕ቯ

ಾ឵

→ 決定

▼

→ 決定

▼

㧔ᧁ㧕
W2⊓㍳
ᦐᣣ ᣣ ᦬ Ἣ ᳓ ᧁ ㊄ ࿯㧔ᧁ㧕
W2⊓㍳
ᦐᣣ ᣣ ᦬ Ἣ ᳓ ᧁ ㊄ ࿯   ᦐᣣ

ㆬᛯㆇォ ಄ᚱ ͠ ⑌ᱛ1ㆇォ ಄ᚱ ͠ ⑌ᱛ1஗ᱛ=᳿ቯ?⸳ቯ߳

変更または削除を選ぶ

W2/ᧁᦐᣣ

㧔ᧁ㧕

⊓㍳No.1ߩኻᔕࠍㆬᛯߒߡߊߛߐ޿ᄌᦝ೥㒰ㆇォ ಄ᚱ ͠ ⑌ᱛ1ㆇォ ಄ᚱ ͠ ⑌ᱛ1஗ᱛ=᳿ቯ?⸳ቯ߳

ㆬᛯ

ߪ޿
ಾ឵

޿޿߃
=᳿ቯ?⏕ቯ

=᳿ቯ?ᰴ߳

変更ᦐᣣ㑆ࠦࡇ࡯
㧔ᧁ㧕ࠦࡇ࡯వߩᦐᣣࠍㆬᛯ ⶄᢙน㊄ᦐᣣߩౝኈࠍࠦࡇ࡯ߒߡ
ࠣ࡞࡯ࡊ ࠃࠈߒ޿ߢߔ߆㧫ᣣ᦬ Ἣ ᳓ ᧁ ㊄ ࿯

W1

ᦐᣣ

→ 決定 →

ࠣ࡞࡯ࡊࠦࡇ࡯
㧔ᧁ㧕ࠦࡇ࡯వߩࠣ࡞࡯ࡊࠍㆬᛯ ⶄᢙน࠲ࠗࡑ࡯ࠣ࡞࡯ࡊW7 ࠍࠦࡇ࡯ߒߡࠃࠈߒ޿ߢߔ߆㧫
W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8ࠣ࡞࡯ࡊ ᣣ ᦬ Ἣ ᳓ ᧁ ㊄ ࿯=᳿ቯ?ㆬᛯ

▼3（「タイマー」ボタンを2回押して終了）ᦐᣣ㑆ࠦࡇ࡯
㧔ᧁ㧕ࠦࡇ࡯వߩᦐᣣࠍㆬᛯ ⶄᢙน

W1

変更・削除する
スケジュールを選ぶ

ウィークリー
タイマー設定ࠣ࡞࡯ࡊࠦࡇ࡯
㧔ᧁ㧕ࠦࡇ࡯వߩࠣ࡞࡯ࡊࠍㆬᛯ ⶄᢙน

W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8

ಾ឵「はい」を選ぶ（くり返す）

㧔ᧁ㧕ࠣ࡞࡯ࡊࠦࡇ࡯
ࠦࡇ࡯రࠍㆬᛯߒߡߊߛߐ޿

=᳿ቯ?ㆬᛯ

5

▼

▼

▼

→ 決定

2

▼

▼

4

▼

コピー元を選ぶ▼3▼■曜日間コピー
登録したスケジュールを他の曜日にコピーします。
複数の曜日を同じスケジュールにするときに便利です。

P.25 の手順 8 のあと、変更・削除
する曜日を選ぶ
▼

1

W1

ᦐᣣ

=᳿ቯ?⏕ቯ

削除

ߪ޿
޿޿߃
ಾ឵
=᳿ቯ?⏕ቯ

■選んだ曜日のスケジュールを“すべて削除”するとき㧔ᧁ㧕⥃ᤨભᣣ/W2⥃ᤨભᣣࠍ⊓㍳ߒߡߊߛߐ޿ᣣ᦬ Ἣ ᳓ ᧁ ㊄ ࿯ᦐᣣಾ឵=᳿ቯ?⏕ቯ

（2回押し終了）

タᐃᑐ㇟㑅ᢥ୍ᩧ
࢘࢕࣮ࢡ࣮ࣜࢱ࢖࣐࣮
ࢱ࢖࣐࣮ࢢ࣮ࣝࣉ
⮫᫬ఇ᪥
㑅ᢥ

ษ᥮

>Ỵᐃ@タᐃ࡬

࢘࢕࣮ࢡ࣮ࣜࢱ࢖࣐࣮
ࢱ࢖࣐࣮ࢢ࣮ࣝࣉ
⮫᫬ఇ᪥
㑅ᢥ

ษ᥮

「木曜日全削除」
を選ぶ
▼

→ 決定

㧔ᧁ㧕
W2⊓㍳
ᦐᣣ ᣣ ᦬ Ἣ ᳓ ᧁ ㊄ ࿯

᭷ຠ
ᮍⓏ㘓
タᐃ୰

   ᦐᣣ>Ỵᐃ@タᐃ࡬

◉：設定
空欄：未設定ㆇォ ಄ᚱ ͠ ⑌ᱛ1ㆇォ ಄ᚱ ͠ ⑌ᱛ1஗ᱛ=᳿ቯ?⸳ቯ߳

W2/ᧁᦐᣣ

㧔ᧁ㧕

⊓㍳ౝኈߩኻᔕࠍㆬᛯߒߡߊߛߐ޿
ᄌᦝᧁᦐᣣో೥㒰

28

C-201「はい」を選ぶ→ 決定 →

W2/ᧁᦐᣣ

=᳿ቯ?ᰴ߳

㧔ᧁ㧕

⊓㍳ౝኈߩኻᔕࠍㆬᛯߒߡߊߛߐ޿
W2 㧛ᧁᦐᣣߩ⊓㍳ౝኈࠍᄌᦝోߡ೥㒰ߒߡࠃࠈߒ޿ߢߔ߆㧫ᧁᦐᣣో೥㒰ߪ޿ㆬᛯ※ 曜日は選んだ曜日が表示されます。

27

3（「タイマー」ボタンを2回押して終了）▼タᐃᑐ㇟㑅ᢥ୍ᩧ
᭷ຠ
ᮍⓏ㘓
ᮍタᐃ

→ 決定

2

▼

→ 決定 →▼▼▼

P.25 の手順 8 で変更・削除する
曜日を選ぶ▼（2回押し終了）

1▼→ 決定 →▼

6「設定中」を選ぶ▼▼

5

P.23 の 4「設定対象選択 / 一斉」設定画面
で「臨時休日」を選ぶ▼

4

臨時休日の設定を
切り換える

ㆬᛯ

޿޿߃
=᳿ቯ?ᰴ߳

8. 集中制御

制御関連編

メニュー一覧

4

1

変更・削除する

メニュー画面を出す

2

メニュー項目を
選ぶ
▼

メニュー

→

決定

▼

分
▼

項目を選び変更する

→ 決定

→

▼

▼

㧔ᧁ㧕
W2/ᧁᦐᣣ/No.1
ᤨೞࠍ⸳ቯߒߡߊߛߐ޿

ಽ߳=᳿ቯ?ᰴ߳

確認してを押す（くり返す） （「タイマー」ボタンを2回押して終了）㧔ᧁ㧕
W2/ᧁᦐᣣ/No.1
㩢㩝㩄㩧
ㆇォ ㆇォ
ᤨ㑆 ஗ᱛ ࡕ࡯࠼ ᷷ᐲ ⑌ᱛ ㆇォ಄ᚱ͠ ⑌ᱛ

ᄌᦝ =ಾ឵?ขᶖ =᳿ቯ?⏕ቯ

▼

▼

→

㧔ᧁ㧕
W2⊓㍳
ᦐᣣ ᣣ ᦬ Ἣ ᳓ ᧁ ㊄ ࿯ㆇォ ಄ᚱ ͠ ⑌ᱛ1ㆇォ ಄ᚱ ͠ ⑌ᱛ
஗ᱛ
ㆬᛯ=᳿ቯ?⸳ቯ߳

■ 続けて変更・削除す
るとき

「はい」
を選ぶ
決定

設定内容を確認する୍ᩧ৻ᢧ ࢰ࣮ࣥ࠱࡯ࡦ ࢢ࣮ࣝࣉ
ࠣ࡞࡯ࡊ

→ 決定

→

（「タイマー」ボタンを2回押して終了）㧔ᧁ㧕
W2⊓㍳
ᦐᣣ ᣣ ᦬ Ἣ ᳓ ᧁ ㊄ ࿯ࡔ࠾ࡘ࡯㧔ᧁ㧕⋭ࠛࡀ⸳ቯ
ࡄࠬࡢ࡯࠼⸳ቯ
ࡈࠖ࡞࠲࡯ᖱႎ
࡝ࡕࠦࡦ⑌ᱛ
ㆬᛯ㩗㩩㨺㩆㩨ㅍࠅ =᳿ቯ?⏕ቯ

㸦ᧁ㧕
ᮌ㸧

㧔


㐠㌿୰
ࢢ࣮ࣝࣉ
೵Ṇ୰ ࢢ࣮ࣝࣉㆇォਛ㧦ࠣ࡞࡯ࡊ ஗ᱛਛ㧦ࠣ࡞࡯ࡊ
⼊ႎ 
㩈㨼㩁㩨㨸ㇱᔕធቶ㧭'㩟㩐㨹㩎
ㅍࠅ >Ỵᐃ@᧯స=᳿ቯ?ᠲ૞ =ಾ឵?࠱࡯ࡦ
>ษ᥮@ࢰ࣮ࣥ
㏦ࡾ

ウィークリー
タイマー設定

10：40
ᄌᦝ

▼

（P.48）

ࡔ࠾ࡘ࡯㧔ᧁ㧕࡝ࡕࠦࡦ⑌ᱛ
ቶᄖᷡ㖸⸳ቯೋᦼ⸳ቯ
⸳ቯᖱႎ৻ⷩ
ㆬᛯ㩗㩩㨺㩆㩨ㅍࠅ =᳿ቯ?⏕ቯ

ボタンを
押さずに、
手順 1 からくり返す。

■1 つ前の画面に戻るとき

W2 㧛ᧁᦐᣣߩNo.1ࠍ
ㆇォ ಄ᚱ ͠ ⑌ᱛ1
೥㒰ߒߡࠃࠈߒ޿ߢߔ߆㧫ㆇォ ಄ᚱ ͠ ⑌ᱛ஗ᱛ ޿޿߃
 ߪ޿ㆬᛯ=᳿ቯ?⸳ቯ߳

■ページを送るとき▼「戻る」ボタンを押す。

▼

→

▼

→

▼

▼

▼

時

「省エネ」ボタンとは別にそれぞれ個別に設定できます。

パスワード設定※▼
時刻を設定する

省エネ設定（P.32）■各設定画面で数分間操作をしないとき

管理者パスワードを設定します。

フィルター情報※（P.50）

フィルター清掃までの時間を確認およびリセットします。

リモコン禁止（P.66）

リモコン使用の禁止・許可を設定します。

室外静音設定※（P.52）

室外ユニットを静音運転
します。

初期設定

待受画面に戻ります。

（P.54）※ 機種によっては、使用できないメニューがあります。
次のような表示が出ます。

設定情報一覧

（P.60）

設定情報アイコンの意味を確認します。

ࡔ࠾ࡘ࡯㧔ᧁ㧕࡝ࡕࠦࡦ⑌ᱛ
ߎߩᯏ⢻ߪ૶↪ߢ߈߹ߖࠎ‫ޕ‬ቶᄖᷡ㖸⸳ቯೋᦼ⸳ቯ
⸳ቯᖱႎ৻ⷩ
=ᚯࠆ?㐽ߓࠆ
ㆬᛯ㩗㩩㨺㩆㩨ㅍࠅ =᳿ቯ?⏕ቯ

お知らせ● パスワード設定がされている場合は、下記のいずれかの操作後、パスワードの入力画面が表示されます。
• メニュー内の 1. 省エネ設定操作後• メニューボタンとタイマーボタン操作後• すべてのボタン操作後
パスワードについては、パスワード設定をご確認ください。（P.48）2930

エコナビ設定温度を変更しても、設定時間後に元に戻します。

P.34

設定温度範囲制限

設定できる温度の範囲を制限します。

P.36

消し忘れ防止設定

消し忘れ防止タイマーを設定します。

P.38

時間帯を決めたり、
外部からの操作で省エネ運転します。

P.40

運転自動停止

運転するたび、
一定時間後に自動停止させます。

P.46

暗証番号

パスワードを入力します。

対象範囲設定パスワード対象範囲を設定します。

（P.4） デマンド設定

e‐CUT
機能

（P.4）

エコナビ運転のオン / オフを設定します。

1

メニュー画面で「省エネ設定」を選ぶ (P.30)▼

2「エコナビ設定」を
選ぶ
▼

→ 決定

▼

㧔ᧁ㧕
ᧁ㧕
ࡔ࠾ࡘ࡯

৻ᢧ ࠱࡯ࡦ ࠣ࡞࡯ࡊ㧔⋭ࠛࡀ⸳ቯ
ࡄࠬࡢ࡯࠼⸳ቯ
ㆇォਛ㧦ࠣ࡞࡯ࡊ ஗ᱛਛ㧦ࠣ࡞࡯ࡊ
⼊ႎ 
ࡈࠖ࡞࠲࡯ᖱႎ
㩈㨼㩁㩨㨸ㇱᔕធቶ㧭'㩟㩐㨹㩎
࡝ࡕࠦࡦ⑌ᱛ
ㅍࠅ =᳿ቯ?ᠲ૞ㆬᛯ㩗㩩㨺㩆㩨ㅍࠅ=ಾ឵?࠱࡯ࡦ
=᳿ቯ?⏕ቯ

フィルター清掃
時期

清掃までの時間を確認します。

時計設定

現在日時を設定します。

時刻表示設定時刻表示の種類を設定します。

操作ロック設定

ボタン操作をロックします。

ゾーン・グループ
名称設定

ゾーンとグループに名前をつけることができます。

操作音設定

操作音をオン / オフします。

コントラスト調整

画面のコントラストを設定します。

バックライト設定

画面のバックライトの明るさを設定します。

サービス
連絡先表示

サービスの連絡先を確認します。

グループ情報グループの設定情報を表示します。

P.60

設定情報

すべての接続グループの設定情報を表示します。

P.60

エコナビ
設定

P.50

■1 つ前の画面に戻るとき「戻る」ボタンを押す。

■待受画面に戻るとき
メニュー設定「メニュー」ボタンを 2 回押す。

P.54

P.56

お知らせ
エコナビを「オン」にすると
ECONAVI アイコンが表示されます。
୍ᩧ ࢰ࣮ࣥ ࢢ࣮ࣝࣉP.58

㐠㌿୰ࢢ࣮ࣝࣉ

■一斉 / ゾーン→ 決定）ࠛࠦ࠽ࡆ⸳ቯኻ⽎ㆬᛯ৻ᢧ
64ࠣ࡞࡯ࡊ
ࠝࡈ㩂㩨㩣㨺㩖㩩㩂㩨㩣㨺㩖㩩ࠝࡈࠝࡈ㩂㩨㩣㨺㩖㩩ㆬᛯ=᳿ቯ?⸳ቯ߳• ◀▶または「切換」
ボタン
ン
で「一斉」
・ゾーンを選ぶ。
。
一斉

ゾーン1

（または

）

ࠛࠦ࠽ࡆ⸳ቯኻ⽎ㆬᛯ࠱࡯ࡦ‫ޓ‬16ࠣ࡞࡯ࡊ
ࠝࡈ㩂㩨㩣㨺㩖㩩㩂㩨㩣㨺㩖㩩ࠝࡈࠝࡈ㩂㩨㩣㨺㩖㩩ㆬᛯ=᳿ቯ?⸳ቯ߳• ◀▶または「切換」
ボタンン
で一斉・ゾーンを選ぶ。
一斉

ゾーン1

㸦ᮌ㸧೵Ṇ୰ ࢢ࣮ࣝࣉ㏦ࡾ >Ỵᐃ@᧯స >ษ᥮@ࢰ࣮ࣥ☆ 一斉、ゾーン、グループの
選びかた

31

32

C-202

ゾーン4

■グループ
▼

清掃までの時間のカウントをリセットします。

対象を選ぶ

（または

┬࢚ࢿタᐃ
㸦ᮌ㸧࢚ࢥࢼࣅタᐃタᐃ ᗘ⮬ືࣜࢱ࣮ࣥタᐃ ᗘ⠊ᅖไ㝈ᾘࡋᛀࢀ㜵Ṇタᐃ㑅ᢥ㺫㺽㺎㺚㺼㏦ࡾ >Ỵᐃ@☜ᐃ

P.48

フィルター
サイン

→ 決定

▼

3

▼

P.32

▼

e‐CUT 機能

エコナビの設定をオン / オフします。

設定温度自動リターン▼

エコナビ設定ゾーン4

8. 集中制御

制御関連編

設定温度自動リターン温度を変更しても、設定時間後に元に戻します。

4

1

エコナビを
「オン」にする▼▼

メニュー画面で「省エネ設定」を選ぶ (P.30)→ 決定 → メニュー

（2回押し終了）▼

2「設定温度自動リターン」を選ぶ

→ 決定

▼

ᄌᦝ

=᳿ቯ?⏕ቯ

▼→ 決定▼⸳ቯ᷷ᐲ⥄േ㩢㩊㨺㩧㧔ᧁ㧕⸳ቯኻ⽎ㆬᛯ
࡝࠲࡯ࡦࡄ࠲࡯ࡦ⊓㍳

ㆬᛯ=᳿ቯ?⸳ቯ߳

設定温度
自動リターン
メニュー設定 ▼ 省エネ設定

▼

→ 決定

┬࢚ࢿタᐃ
㸦ᮌ㸧࢚ࢥࢼࣅタᐃタᐃ ᗘ⮬ືࣜࢱ࣮ࣥタᐃ ᗘ⠊ᅖไ㝈ᾘࡋᛀࢀ㜵Ṇタᐃ㑅ᢥ㺫㺽㺎㺚㺼㏦ࡾ >Ỵᐃ@☜ᐃ

㧔ᧁ㧕
ᧁ㧕
ࡔ࠾ࡘ࡯

৻ᢧ ࠱࡯ࡦ ࠣ࡞࡯ࡊ㧔⋭ࠛࡀ⸳ቯ
ࡄࠬࡢ࡯࠼⸳ቯ
ㆇォਛ㧦ࠣ࡞࡯ࡊ ஗ᱛਛ㧦ࠣ࡞࡯ࡊ
⼊ႎ 
ࡈࠖ࡞࠲࡯ᖱႎ
㩈㨼㩁㩨㨸ㇱᔕធቶ㧭'㩟㩐㨹㩎
࡝ࡕࠦࡦ⑌ᱛ
ㅍࠅ =᳿ቯ?ᠲ૞ㆬᛯ㩗㩩㨺㩆㩨ㅍࠅ=ಾ឵?࠱࡯ࡦ
=᳿ቯ?⏕ቯ

• ▲▼で「オン」
「オフ」
を
選ぶ。

「設定対象選択」
を選ぶ▼ࠛࠦ࠽ࡆ৻ᢧ
ࠝࡦ

▼

3

→ 決定

▼

ࠛࠦ࠽ࡆ⸳ቯኻ⽎ㆬᛯ࠱࡯ࡦ‫ޓ‬116ࠣ࡞࡯ࡊ
ࠝࡈ㩂㩨㩣㨺㩖㩩㩂㩨㩣㨺㩖㩩ࠝࡈࠝࡈ㩂㩨㩣㨺㩖㩩ㆬᛯ=᳿ቯ?⸳ቯ߳

• ▲▼でグループを選ぶ。

7■1 つ前の画面に戻るとき「戻る」ボタンを押す。

■待受画面に戻るとき「メニュー」ボタンを 2 回押す。

お知らせ࡝࠲࡯ࡦࡄ࠲࡯ࡦ

ㆬᛯ※ 一斉 ：最大 64 グループ
ゾーン：最大 16 グループ㧔ᧁ㧕
ᥦᚱ
ήല
ήല
ήല
=᳿ቯ?⸳ቯ߳

• 設定する場合、▲▼でパターン No. を選ぶ• 8 パターンまで登録で
きます。

ಾ឵

「リターン動作」を「省エネ方向」にすると、変更された温度より手順 10 の温度の方が省エネになる場合のみ、動作します。
例）冷房 26 ℃設定時、28 ℃に変更された場合•「省エネ方向」のとき ：28 ℃のまま。
•「通常」のとき：26 ℃に戻る。

グループ 16→ 決定㩔㩩㩊㨺㩧 ಄ᚱ 㩎㩨㩡㨼
No.1
ήല
ήല
No.2
No.3
ήല
ㆬᛯ

㧔ᧁ㧕
ࡄ࠲࡯ࡦNo.130ಽᓟ30͠ ᦭ല಄ᚱ 㩎㩨㩡㨼
ᥦᚱ
30ಽᓟ16͠ ήല࡝࠲࡯ࡦേ૞
⋭ࠛࡀᣇะ

グループ 2▼▼● 省エネになる場合のみ動作させたいとき
手順 8 で「リターン動作」を選びます。

グループ 1

リターンパターンの内容を確認し、必要あれば設定する● 機種によっては設定できる温度範囲が異なります。
● 本機能をお使いの場合、運転モードの冷暖自動はご使用いただけません。
（冷暖自動を選択した場合には、自動的に送風に切り替わります。）

33

34

設定温度範囲制限
設定できる温度の範囲を制限します。

▼

▼

→ 決定

▼

⸳ቯኻ⽎ㆬᛯ৻ᢧ
64ࠣ࡞࡯ࡊ
ᧂ⊓㍳
ᧂ⊓㍳
ᧂ⊓㍳=᳿ቯ?⸳ቯ߳

⥄േ࡝࠲࡯ࡦ
࡝࠲࡯ࡦࡄ࠲࡯ࡦ

ㆬᛯ

（または

▼

→

▼

▼

9

→ 決定

）

ࡄ࠲࡯ࡦNo.1㧔ᧁ㧕
30ಽᓟ30͠ ᦭ല಄ᚱ 㩎㩨㩡㨼
ᥦᚱ
30ಽᓟ16͠ ήല࡝࠲࡯ࡦേ૞
⋭ࠛࡀᣇะ
ㆬᛯ

ಾ឵

=᳿ቯ?⸳ቯ߳

• 冷房 : 温度が上がる方向へ• 暖房 : 温度が下がる方向へ

→

→ 決定

（または

⥄േ࡝࠲࡯ࡦ
࡝࠲࡯ࡦࡄ࠲࡯ࡦ

ಾ឵

ㆬᛯ

ಾ឵

᦭ല
No.1

決めた温度に戻る
までの時間を設定
する

10

→ 決定

▼

=᳿ቯ?⸳ቯ߳

▼→ 決定 → メニュー

（2回押し終了）

಄ᚱ 㩎㩨㩡㨼
㧔ᧁ㧕ᤨ㑆ࠍ⸳ቯߒߡߊߛߐ޿಄ᚱ 㩎㩨㩡㨼
㧔ᧁ㧕᷷ᐲࠍ⸳ቯߒߡߊߛߐ޿

30

30

ᄌᦝ

ಽᓟ

=᳿ቯ?᷷ᐲ߳

ᄌᦝ

͠

▼

3

「設定対象選択」
を選ぶ

→ 決定

▼

▼

→ 決定

▼

┬࢚ࢿタᐃ
㸦ᮌ㸧࢚ࢥࢼࣅタᐃタᐃ ᗘ⮬ືࣜࢱ࣮ࣥタᐃ ᗘ⠊ᅖไ㝈ᾘࡋᛀࢀ㜵Ṇタᐃ㑅ᢥ㺫㺽㺎㺚㺼㏦ࡾ >Ỵᐃ@☜ᐃ

■1 つ前の画面に戻るとき「戻る」ボタンを押す。

■待受画面に戻るとき「メニュー」ボタンを 2 回押す。

⸳ቯ᷷ᐲ▸࿐೙㒢㧔ᧁ㧕⸳ቯኻ⽎ㆬᛯ
▸࿐೙㒢ࡄ࠲࡯ࡦ⊓㍳

ㆬᛯ=᳿ቯ?⸳ቯ߳

範囲制限パターンの内容を確認し、必要あれば設定する▼→ 決定▸࿐೙㒢ࡄ࠲࡯ࡦ

お知らせ=᳿ቯ?⏕ቯ

● 機種によっては設定できる
温度範囲が異なります。
● 本機能をお使いの場合、運転モードの冷暖自動はご使用いただけません。
（冷暖自動を選択した場合には、自動的に送風に切り替わります。）■続けて設定するとき「メニュー」ボタンを押さずに以下を行ってください。

35

7

▼

設定できる範囲• 冷房・ドライ：18 ℃～ 30 ℃
• 暖房
：16 ℃～ 30 ℃※※
一部の機種の上限温度は26 ℃です。

• 同じパターンの内容を変えたい場合、手順８からくり返す。
• 他のパターンの内容を変えたい場合、手順８の画面で「戻る」ボタンを押し、手順7からくり返す。

「設定温度範囲
制限」
を選ぶ

設定温度
範囲制限

温度を設定する▼• 10 ～ 240 分（10 分単位）

→ 決定

㧔ᧁ㧕
ᧁ㧕
ࡔ࠾ࡘ࡯

৻ᢧ ࠱࡯ࡦ ࠣ࡞࡯ࡊ㧔⋭ࠛࡀ⸳ቯ
ࡄࠬࡢ࡯࠼⸳ቯ
ㆇォਛ㧦ࠣ࡞࡯ࡊ ஗ᱛਛ㧦ࠣ࡞࡯ࡊ
⼊ႎ 
ࡈࠖ࡞࠲࡯ᖱႎ
㩈㨼㩁㩨㨸ㇱᔕធቶ㧭'㩟㩐㨹㩎
࡝ࡕࠦࡦ⑌ᱛ
ㅍࠅ =᳿ቯ?ᠲ૞ㆬᛯ㩗㩩㨺㩆㩨ㅍࠅ=ಾ឵?࠱࡯ࡦ
=᳿ቯ?⏕ቯ

• ▲▼で「リターン
パターン」
を選び、
◀▶または「切換」
ボタンでパターン No. を選ぶ。

▼

▼

2

▼

）

メニュー設定 ▼ 省エネ設定

設定する項目を
選び、
「有効」に
する
▼

▼

メニュー画面で「省エネ設定」を選ぶ (P.30)

⸳ቯኻ⽎ㆬᛯ৻ᢧ᦭ലᧂ⊓㍳• ◀▶または「切換」ボタンで一斉・ゾーンを選び、▲▼でグループを選ぶ。

8

1

リターンパターンを選ぶ▼⸳ቯኻ⽎ㆬᛯ
৻ᢧ㩂㩨㩣㨺㩖㩩㩂㩨㩣㨺㩖㩩㩂㩨㩣㨺㩖㩩
ㆬᛯ

6

▼

）

「自動リターン」を「有効」にする
▼

▼

→

（または

5

▼

対象を選ぶ

（P.32 手順 3 ☆を
参照）

▼

4

36

C-203

㩔㩩㩊㨺㩧
಄ᚱ 㩎㩨㩡㨼
No.1
ήല
ήല
No.2
No.3
ήല
ㆬᛯ

㧔ᧁ㧕
ᥦᚱ
ήല
ήല
ήല
=᳿ቯ?⸳ቯ߳

• 設定する場合、▲▼でパターン No. を選ぶ。
• 8 パターンまで登録できます。

8. 集中制御

制御関連編

消し忘れ防止設定
決めた時刻に運転を止め、そのあと運転させても、一定時間ごとに検知して自動で止めます。

→ 決定

▼

（または

⸳ቯኻ⽎ㆬᛯ

▼

ㆬᛯ

᦭ല
ᧂ⊓㍳

⸳ቯ᷷ᐲ▸࿐೙㒢▸࿐೙㒢ࡄ࠲࡯ࡦ

ಾ឵

（または

9

→ 決定

ㆬᛯ

▼

ࡄ࠲࡯ࡦNo.1㧔ᧁ㧕ਅ㒢୯㨪਄㒢୯18͠㨪30͠᦭ലήല
16͠㨪30͠ಾ឵=᳿ቯ?⸳ቯ߳

→▼→→ 決定 → メニュー

（2 回押し終了）▼=᳿ቯ?⸳ቯ߳

18

͠ 㨪

30

ᄌᦝ

਄㒢୯߳

▼

→ 決定

→ 決定

▼

「メニュー」ボタンを 2 回押す。

ᶖߒᔓࠇࡄ࠲࡯ࡦ
㧔ᧁ㧕㩔㩩㩊㨺㩧 ஗ᱛᤨೞ ⚳ੌᤨೞ 㩊㨼㩙㨺
No. 1

 ಽᓟ
No. 2

 ಽᓟ
No. 3

 ಽᓟ
ㆬᛯ=᳿ቯ?⸳ቯ߳

検知

検知

60 分

23:00

22:08

ಾ឵

忘れ物を
とりに戻り
エアコン ON

切るのを
忘れて
退店！

9

▼

ㆬᛯ

=᳿ቯ?⸳ቯ߳

●停止時刻
運転を止める時刻。
（消し忘れ防止機能が
働く時刻）
●終了時刻
消し忘れ防止機能が止まる時刻。
●消し忘れタイマー「停止時刻」後、運転していないか一定時間ごとに検知するときの
時間間隔。

（または

ㆬᛯ

ಾ឵

1

メニュー画面で「省エネ設定」を選ぶ (P.30)

→ 決定

）

=᳿ቯ?⸳ቯ߳

㧔ᧁ㧕
ᧁ㧕
ࡔ࠾ࡘ࡯

৻ᢧ ࠱࡯ࡦ ࠣ࡞࡯ࡊ㧔⋭ࠛࡀ⸳ቯ
ࡄࠬࡢ࡯࠼⸳ቯ
ㆇォਛ㧦ࠣ࡞࡯ࡊ ஗ᱛਛ㧦ࠣ࡞࡯ࡊ
⼊ႎ 
ࡈࠖ࡞࠲࡯ᖱႎ
㩈㨼㩁㩨㨸ㇱᔕធቶ㧭'㩟㩐㨹㩎
࡝ࡕࠦࡦ⑌ᱛ
ㅍࠅ =᳿ቯ?ᠲ૞ㆬᛯ㩗㩩㨺㩆㩨ㅍࠅ=ಾ឵?࠱࡯ࡦ
=᳿ቯ?⏕ቯ

分→▼→→ 決定 → メニュー▼

ࡄ࠲࡯ࡦNo.1㧔ᧁ㧕஗ᱛᤨೞࠍ⸳ቯߒߡߊߛߐ޿‫ޕ‬

21 ：00ᄌᦝ（2 回押し終了）■続けて設定するとき「メニュー」
ボタンを押さずに以下を行ってください。

• 同じパターンの内容を変えたい場合、
手順８
からくり返す。
• 他のパターンの内容を変えたい場合、
手順８
の画面で
「戻る」
ボタン
を押し、
手順 7 からくり返す。

ಽ߳ࡄ࠲࡯ࡦNo.1㧔ᧁ㧕⚳ੌᤨೞࠍ⸳ቯߒߡߊߛߐ޿‫ޕ‬

9 ：00
ᄌᦝ
▼

→

▼

ಽ߳

決定

■1 つ前の画面に戻るとき「戻る」ボタンを押す。

■待受画面に戻るとき「メニュー」ボタンを2 回押す。

▼

3「時間帯デマンド」
を
「有効」
にする

→ 決定

▼

（または

）

࠺ࡑࡦ࠼⸳ቯ
ᤨ㑆Ꮺ࠺ࡑࡦ࠼
࠺ࡑࡦ࠼ౝኈ⸳ቯ┬࢚ࢿタᐃ㸦ᮌ㸧タᐃ ᗘ⮬ືࣜࢱ࣮ࣥタᐃ ᗘ⠊ᅖไ㝈ᾘࡋᛀࢀ㜵Ṇタᐃࢹ࣐ࣥࢻタᐃ
㑅ᢥ㺫㺽㺎㺚㺼㏦ࡾ >Ỵᐃ@☜ᐃㆬᛯ

4㧔ᧁ㧕᦭ലಾ឵「デマンド内容
設定」
を選ぶ
▼

→ 決定

▼

࠺ࡑࡦ࠼⸳ቯ
ᤨ㑆Ꮺ࠺ࡑࡦ࠼
࠺ࡑࡦ࠼ౝኈ⸳ቯ

ㆬᛯ㧔ᧁ㧕᦭ല=᳿ቯ?⸳ቯ߳

→ メニュー（2 回押し終了）

ࡄ࠲࡯ࡦNo.1㧔ᧁ㧕࠲ࠗࡑ࡯ᤨ㑆ࠍ⸳ቯߒߡߊߛߐ޿‫ޕ‬

60
ᄌᦝ

→ 決定

「デマンド設定」
を選ぶ

デマンド設定

時
▼

▼

2

▼

᦭ല
No.1

設定する

▼

㧔ᧁ㧕
ࡄ࠲࡯ࡦNo.1
஗ᱛᤨೞ

⚳ੌᤨೞ

ᶖߒᔓࠇ࠲ࠗࡑ࡯ ಽᓟߦ஗ᱛ

▼

▼

→ 決定

時間帯デマンド
ガスヒートポンプエアコンの場合

指定した時間帯ごとに、指定した運転量に抑えます。（P.5）• ▲▼で「消し忘れ
パターン」
を選び、
▲▼
または
「切換」
ボタンで
パターン No. を選ぶ。

▼

▼

開店時間
9:00
運転

38

メニュー設定 ▼ 省エネ設定

8→⸳ቯኻ⽎ㆬᛯ৻ᢧ
ᶖߒᔓࠇ㒐ᱛ
ᶖߒᔓࠇࡄ࠲࡯ࡦ• ◀▶または「切換」ボタンで一斉・ゾーンを選び▲▼でグループを選ぶ。

設定する項目を
選ぶ

▼

）

ㆬᛯ

運転を
検知すると…
自動で停止

ピークカット

6

᦭ല
ᧂ⊓㍳

検知

▼

64グループᧂ⊓㍳ᧂ⊓㍳ᧂ⊓㍳=᳿ቯ?⸳ቯ߳

60 分

停止

自動で
停止

「消し忘れパターン」
を選ぶ▼⸳ቯኻ⽎ㆬᛯ৻ᢧ
ᶖߒᔓࠇ㒐ᱛ
ᶖߒᔓࠇࡄ࠲࡯ࡦ

→ 決定

消し忘れ防止が有効

閉店時間
21:00

▼

（または

▼

• 設定する場合、▲▼でパターン No. を選ぶ。
• 8パターンまで登録できます。

60 分

▼

）

⸳ቯኻ⽎ㆬᛯ
৻ᢧ㩂㩨㩣㨺㩖㩩㩂㩨㩣㨺㩖㩩㩂㩨㩣㨺㩖㩩
ㆬᛯ

▼

▼

（または

→ 決定

▼

消し忘れパターンの内容を確認し、必要あれば設定する▼

デマンド設定▼=᳿ቯ?⸳ቯ߳

一定時間ごとに運転状態を検知し、運転していたら自動停止！（例：60 分）

37

→

ㆬᛯ

7

「戻る」ボタンを押す。

• 同じパターンの内容を変えたい場合、
手順８からくり返す。
• 他のパターンの内容を変えたい場合、
手順８の画面で「戻る」
ボタンを押し、
手順 7 からくり返す。

5

㧔ᧁ㧕⸳ቯኻ⽎ㆬᛯ
ᶖߒᔓࠇࡄ࠲࡯ࡦ⊓㍳

消し忘れ防止設定「メニュー」
ボタンを押さずに以下を行ってください。

（P.32 手順 3 ☆を
参照）

→ 決定

ᶖߒᔓࠇ㒐ᱛ⸳ቯ┬࢚ࢿタᐃ㸦ᮌ㸧࢚ࢥࢼࣅタᐃタᐃ ᗘ⮬ືࣜࢱ࣮ࣥタᐃ ᗘ⠊ᅖไ㝈ᾘࡋᛀࢀ㜵Ṇタᐃ㑅ᢥ㺫㺽㺎㺚㺼㏦ࡾ >Ỵᐃ@☜ᐃ͠

「消し忘れ防止」
を「有効」にする▼▼■待受画面に戻るとき■続けて設定するとき

4「設定対象選択」
を選ぶ■1 つ前の画面に戻るとき設定できる範囲• 冷房・ドライ ：18 ℃～ 30 ℃
• 暖房
：16 ℃～ 30 ℃※※
一部の機種の上限温度は 26 ℃です。

対象を選ぶ

3

「消し忘れ防止
設定」
を選ぶ

㧔ᧁ㧕
ᧁ㧕
ࡔ࠾ࡘ࡯

৻ᢧ ࠱࡯ࡦ ࠣ࡞࡯ࡊ㧔⋭ࠛࡀ⸳ቯ
ࡄࠬࡢ࡯࠼⸳ቯ
ㆇォਛ㧦ࠣ࡞࡯ࡊ ஗ᱛਛ㧦ࠣ࡞࡯ࡊ
⼊ႎ 
ࡈࠖ࡞࠲࡯ᖱႎ
㩈㨼㩁㩨㨸ㇱᔕធቶ㧭'㩟㩐㨹㩎
࡝ࡕࠦࡦ⑌ᱛ
ㅍࠅ =᳿ቯ?ᠲ૞ㆬᛯ㩗㩩㨺㩆㩨ㅍࠅ=ಾ឵?࠱࡯ࡦ
=᳿ቯ?⏕ቯ಄ᚱ 㩎㩨㩡㨼
㧔ᧁ㧕ਅ㒢୯ࠍ⸳ቯߒߡߊߛߐ޿಄ᚱ 㩎㩨㩡㨼
ᥦᚱ
ㆬᛯ

ಾ឵

᦭ല
No.1

温度の範囲を
設定する

▼

）

▼

2

▼

• ▲▼で「範囲制限
パターン」
を選び、
▲▼または
「切換」
ボタンでパターン No.
を選ぶ。

▼

→

▼

▼

▼

▼

→ 決定

）

メニュー設定 ▼ 省エネ設定

設定する項目を
選び、
「有効」に
する

→

（または

メニュー画面で「省エネ設定」を選ぶ (P.30)

⸳ቯኻ⽎ㆬᛯ৻ᢧ

⸳ቯ᷷ᐲ▸࿐೙㒢▸࿐೙㒢ࡄ࠲࡯ࡦ• ◀▶または「切換」ボタンで一斉・ゾーンを選び、▲▼でグループを選ぶ。

8

▼

）

⸳ቯኻ⽎ㆬᛯ৻ᢧ
64ࠣ࡞࡯ࡊ
ᧂ⊓㍳
ᧂ⊓㍳
ᧂ⊓㍳=᳿ቯ?⸳ቯ߳

৻ᢧ㩂㩨㩣㨺㩖㩩㩂㩨㩣㨺㩖㩩㩂㩨㩣㨺㩖㩩ㆬᛯ

1「範囲制限パターン」
を選ぶ

▼

▼

▼

6

▼

）

「設定温度範囲
制限」を「有効」に
する
▼

▼

→

（または

5

▼

対象を選ぶ

（P.32 手順 3 ☆を
参照）

▼

4

ಽᓟߦ஗ᱛ

=᳿ቯ?⏕ቯ

お知らせ
デマンド設定は以下の3つがあります。設置のときにいずれか1つが選択されています。
• 時間帯デマンド (P.40) • 外部入力デマンド (P.42) • タイマー省エネ (P.44)
設定方法については、各ページをご覧ください。
ピークカットの設定は、時間帯デマンドの設定操作と同じになります。

• 10 ～ 180 分（10 分単位）

39

40

C-204

8. 集中制御

制御関連編

デマンド設定外部入力デマンド

外部機器からの信号で、運転量を抑えます。（P.5）

▼

時
▼

分
→

→

▼

▼

→ 決定

7

▼

▼

（2回押し終了）

ᄌᦝ

ಽ߳

▼

ㆬᛯ

=᳿ቯ?ᰴ߳

「削除」を選ぶ▼「はい」を選ぶ→ 決定▼■削除するとき削除する欄を選ぶ㧔ᧁ㧕ᤨ㑆Ꮺ࠺ࡑࡦ࠼

⊓㍳No. 1ߩኻᔕࠍㆬᛯߒߡߊߛߐ޿
ᄌᦝ
೥㒰

▼

ᤨ㑆Ꮺ࠺ࡑࡦ࠼
㧔ᧁ㧕㧑㨪 㧑㨪  㧑㨪  㧑㨪  =᳿ቯ?ᄌᦝ߳

→ 決定 → メニュー

（2回押し
終了）

▼

ᤨ㑆Ꮺ࠺ࡑࡦ࠼
㧔ᧁ㧕㧑㨪 㧑㨪  㧑㨪  㧑㨪  =᳿ቯ?ᄌᦝ߳

1. 2.     3.     4.     ㆬᛯᤨ㑆Ꮺ࠺ࡑࡦ࠼

ᤨ㑆Ꮺ࠺ࡑࡦ࠼

㧔ᧁ㧕

⊓㍳No. 1ߩኻᔕࠍㆬᛯߒߡߊߛߐ޿
ᄌᦝ
೥㒰

→ 決定

▼

（または

）

࠺ࡑࡦ࠼⸳ቯ
ᄖㇱ౉ജ࠺ࡑࡦ࠼
࠺ࡑࡦ࠼ౝኈ⸳ቯ┬࢚ࢿタᐃ㸦ᮌ㸧タᐃ ᗘ⮬ືࣜࢱ࣮ࣥタᐃ ᗘ⠊ᅖไ㝈ᾘࡋᛀࢀ㜵Ṇタᐃࢹ࣐ࣥࢻタᐃ
㑅ᢥ㺫㺽㺎㺚㺼㏦ࡾ >Ỵᐃ@☜ᐃㆬᛯ㧔ᧁ㧕᦭ലಾ឵

4「デマンド内容
設定」
を選ぶ■1つ前の画面に戻る
とき「戻る」ボタンを押す。

■待受画面に戻る
とき

▼

→ 決定

▼

「メニュー」ボタンを2 回押す。

࠺ࡑࡦ࠼⸳ቯ

㧔ᧁ㧕ᄖㇱ౉ജ࠺ࡑࡦ࠼
࠺ࡑࡦ࠼ౝኈ⸳ቯ

᦭ല㧔ᧁ㧕ㆬᛯ=᳿ቯ?⸳ቯ߳

⊓㍳No. 1ߩኻᔕࠍㆬᛯߒߡߊߛߐ޿
⊓㍳No. 1ࠍ೥㒰ߒߡᄌᦝࠃࠈߒ޿ߢߔ߆
㧫
೥㒰
ߪ޿

ㆬᛯ

「外部入力
デマンド」を「有効」にする

デマンド設定「メニュー」
ボタンを押さずに、
手順 5 から
くり返す。

→ 決定

▼

1. 2.     3.     4.     ㆬᛯ=᳿ቯ?⏕ቯ

■続けて設定する
とき「変更」を選ぶ

▼

→ 決定

㧔ᧁ㧕
ᧁ㧕
ࡔ࠾ࡘ࡯

৻ᢧ ࠱࡯ࡦ ࠣ࡞࡯ࡊ㧔⋭ࠛࡀ⸳ቯ
ࡄࠬࡢ࡯࠼⸳ቯ
ㆇォਛ㧦ࠣ࡞࡯ࡊ ஗ᱛਛ㧦ࠣ࡞࡯ࡊ
⼊ႎ 
ࡈࠖ࡞࠲࡯ᖱႎ
㩈㨼㩁㩨㨸ㇱᔕធቶ㧭'㩟㩐㨹㩎
࡝ࡕࠦࡦ⑌ᱛ
ㅍࠅ =᳿ቯ?ᠲ૞ㆬᛯ㩗㩩㨺㩆㩨ㅍࠅ=ಾ឵?࠱࡯ࡦ
=᳿ቯ?⏕ቯ

80 㧑

3「デマンド設定」
を選ぶ㧔ᧁ㧕
⊓㍳No.1ㆇォ㊂ࠍ⸳ቯߒߡߊߛߐ޿‫ޕ‬

12 ：00ᄌᦝ▼

2▼

メニュー設定 ▼ 省エネ設定■変更するとき変更する欄を選ぶ㧔ᧁ㧕
⊓㍳0Q
㐿ᆎᤨೞࠍ⸳ቯߒߡߊߛߐ޿‫ޕ‬

メニュー画面で「省エネ設定」を選ぶ (P.30)→ 決定 → メニュー▼

登録する欄を選ぶ㧔ᧁ㧕ᤨ㑆Ꮺ࠺ࡑࡦ࠼
1.     㧑㨪  㧑㨪  2.     㧑㨪  3.     㧑4.     㨪  ㆬᛯ
=᳿ቯ?⸳ቯ߳

1

運転量を選ぶ▼→ 決定▼

開始時刻と終了時
刻を順に設定する▼

6

設定を変える▼5=᳿ቯ?ᰴ߳

ㆬᛯ޿޿߃=᳿ቯ?ᰴ߳

お知らせ
デマンド設定は以下の3つがあります。設置のときにいずれか1つが選択されています。
• 時間帯デマンド (P.40) • 外部入力デマンド (P.42) • タイマー省エネ (P.44)
設定方法については、各ページをご覧ください。

41

42

デマンド設定タイマー省エネ
ガスヒートポンプエアコンの場合

効率運転

指定した時間帯のみ運転量を抑えます。（P.5）

6

→ 決定

▼

ᄖㇱ౉ജ࠺ࡑࡦ࠼
ㆇォ㊂
㧑
㧑

౉ജ
No. 1
No. 2

ㆬᛯ

ಾ឵

㧔ᧁ㧕• ◀▶で有効 / 無効を選ぶ。

「変更」を選ぶ→ 決定ಾ឵㧔ᧁ㧕᦭ലήല=᳿ቯ?⸳ቯ߳

㧔ᧁ㧕

⊓㍳No. 1ߩኻᔕࠍㆬᛯߒߡߊߛߐ޿
ᄌᦝ
೥㒰
ㆬᛯ

=᳿ቯ?ᰴ߳

「削除」を選ぶ▼→ 決定ᄖㇱ౉ജ࠺ࡑࡦ࠼
ㆇォ㊂
౉ജ
㧑
No. 1
No. 2
㧑
ㆬᛯ

ಾ឵

㧔ᧁ㧕᦭ലήല=᳿ቯ?⸳ቯ߳

ᄖㇱ౉ജ࠺ࡑࡦ࠼
㧔ᧁ㧕
⊓㍳No. 1ߩኻᔕࠍㆬᛯߒߡߊߛߐ޿
ᄌᦝ
೥㒰
ㆬᛯ

「はい」を選ぶ→ 決定 → メニュー

（2回押し
終了）

▼

=᳿ቯ?ᰴ߳

▼→ 決定▼ࢱ࢖࣐࣮┬࢚ࢿ

㸦ᮌ㸧タᐃᑐ㇟㑅ᢥ
㺞㺐㺭㺎┬㺒㺦㺨㺽㺞㺎㺻Ⓩ㘓㑅ᢥ>Ỵᐃ@タᐃ࡬

デマンド設定「メニュー」
ボタンを押さずに、
手順 5 からくり返す。

▼■削除するとき削除する欄を選ぶᄖㇱ౉ജ࠺ࡑࡦ࠼

→ 決定

┬࢚ࢿタᐃ
㸦ᮌ㸧タᐃ ᗘ⮬ືࣜࢱ࣮ࣥタᐃ ᗘ⠊ᅖไ㝈ᾘࡋᛀࢀ㜵Ṇタᐃࢹ࣐ࣥࢻタᐃ
㑅ᢥ㺫㺽㺎㺚㺼㏦ࡾ >Ỵᐃ@☜ᐃ

■続けて設定する
とき

メニュー設定 ▼ 省エネ設定ᄖㇱ౉ജ࠺ࡑࡦ࠼
ㆇォ㊂
㧑
㧑

㧔ᧁ㧕「設定対象選択」
を選ぶ▼=᳿ቯ?⏕ቯ

ᄌᦝ

▼

▼

→ 決定

㧔ᧁ㧕
ᧁ㧕
ࡔ࠾ࡘ࡯

৻ᢧ ࠱࡯ࡦ ࠣ࡞࡯ࡊ㧔⋭ࠛࡀ⸳ቯ
ࡄࠬࡢ࡯࠼⸳ቯ
ㆇォਛ㧦ࠣ࡞࡯ࡊ ஗ᱛਛ㧦ࠣ࡞࡯ࡊ
⼊ႎ 
ࡈࠖ࡞࠲࡯ᖱႎ
㩈㨼㩁㩨㨸ㇱᔕធቶ㧭'㩟㩐㨹㩎
࡝ࡕࠦࡦ⑌ᱛ
ㅍࠅ =᳿ቯ?ᠲ૞ㆬᛯ㩗㩩㨺㩆㩨ㅍࠅ=ಾ឵?࠱࡯ࡦ
=᳿ቯ?⏕ቯ

80 㧑

▼

౉ജ
No. 1
No. 2

⊓㍳No. 1

3

「デマンド設定」
を選ぶ（2回押し終了）ㆇォ㊂ࠍ⸳ቯߒߡߊߛߐ޿‫ޕ‬=᳿ቯ?⸳ቯ߳

▼2▼→ 決定 → メニュー᦭ലήല

■変更するとき変更する欄を選ぶㆬᛯ▼▼

登録する欄を選ぶ

メニュー画面で「省エネ設定」を選ぶ (P.30)

7■1 つ前の画面に戻るとき「戻る」ボタンを押す。

■待受画面に戻るとき■変更するとき
手順 8 で変更する欄を選ぶࣃࢱ࣮ࣥ1R    
㑅ᢥ㸦ᮌ㸧㹼  㹼  㹼  㹼  >Ỵᐃ@ኚ᭦࡬

→ 決定㸦ᮌ㸧㺞㺐㺭㺎┬㺒㺦㺨㺽㺞㺎㺻
㺨㺽㺞㺎㺻
No. 1
No. 2
No. 3
㑅ᢥ

ᮍⓏ㘓
ᮍⓏ㘓
ᮍⓏ㘓
>Ỵᐃ@タᐃ࡬

• 8パターンまで登録できます。

「変更」を選ぶ▼

時刻を設定する
時
▼

→ 決定

▼

1.
2.
3.
4.

▼
▼

「メニュー」ボタンを2 回押す。

ᄖㇱ౉ജ࠺ࡑࡦ࠼
㧔ᧁ㧕
⊓㍳No. 1ߩኻᔕࠍㆬᛯߒߡߊߛߐ޿
⊓㍳No. 1ࠍ೥㒰ߒߡᄌᦝ㧫ࠃࠈߒ޿ߢߔ߆
೥㒰
ߪ޿
޿޿߃
ㆬᛯ
=᳿ቯ?ᰴ߳

タイマー省エネパター
ンの内容を確認し、必要あれば設定する

分

→

▼

▼

1

運転量を選ぶ▼5

設定を変える→▼ࣃࢱ࣮ࣥ1R㸦ᮌ㸧㺞㺐㺭㺎ࡢᑐᛂࢆ㑅ᢥࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸
ኚ᭦
๐㝖
㑅ᢥ

>Ỵᐃ@ḟ࡬

▼→ 決定 → メニュー▼㺨㺽㺞㺎㺻1R㺞㺐㺭㺎㸦ᮌ㸧

（2回押し
し
終了）

㛤ጞ᫬้ࢆタᐃࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

12 ：00
ኚ᭦

ศ࡬

お知らせ

43

44

C-205

デマンド設定は以下の3つがあります。設置のときにいずれか1つが選択されています。
• 時間帯デマンド (P.40) • 外部入力デマンド (P.42) • タイマー省エネ (P.44)
設定方法については、各ページをご覧ください。
効率運転の設定は、タイマー省エネの設定操作と同じになります。

8. 集中制御

制御関連編

運転自動停止
運転するたび、一定時間後に自動停止させたいとき。

）

5

▼

（または

タᐃᑐ㇟㑅ᢥ

）
᭷ຠ
1R

㑅ᢥ

開始時刻と終了時刻を順に設定する
時
→

▼

→

▼

ࣃࢱ࣮ࣥ1R    
㑅ᢥษ᥮

→ 決定 → メニュー

（2回押し
終了）
㸦ᮌ㸧▼㺨㺽㺞㺎㺻1R㺞㺐㺭㺎㸦ᮌ㸧㹼  㹼  㹼  㹼  >Ỵᐃ@タᐃ࡬

>Ỵᐃ@タᐃ࡬

• 同じパターンの内容を変えたい場合、
手順８からくり返す。
• 他のパターンの内容を変えたい場合、手順８の画面で「戻る」
ボタンを押し、手順 7
からくり返す。

12 ：00ศ࡬ኚ᭦• 4パターンまで登録できます。

「削除」を選ぶ
▼

▼

㺨㺽㺞㺎㺻
No. 1
No. 2
No. 3
㑅ᢥ

Ⓩ㘓࠶ࡾ
ᮍⓏ㘓
ᮍⓏ㘓
>Ỵᐃ@タᐃ࡬

㑅ᢥㆇォ⥄േ஗ᱛ┬࢚ࢿタᐃ㸦ᮌ㸧タᐃ ᗘ⠊ᅖไ㝈ᾘࡋᛀࢀ㜵Ṇタᐃࢹ࣐ࣥࢻタᐃ㐠㌿⮬ື೵Ṇ
㑅ᢥ㺫㺽㺎㺚㺼㏦ࡾ >Ỵᐃ@☜ᐃ㧔ᧁ㧕⸳ቯኻ⽎ㆬᛯ
⥄േ஗ᱛࡄ࠲࡯ࡦ⊓㍳

ㆬᛯ=᳿ቯ?⸳ቯ߳

「戻る」ボタンを押す。

「メニュー」ボタンを 2 回押す。

例：60 分後に停止する設定にした場合
60 分
自動で
停止

ࣃࢱ࣮ࣥ1R㸦ᮌ㸧㺞㺐㺭㺎ࡢᑐᛂࢆ㑅ᢥࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸
㺞㺐㺭㺎ࢆ๐㝖ࡋ࡚ኚ᭦ࡼࢁࡋ࠸࡛ࡍ࠿㸽
๐㝖
ࡣ࠸
࠸࠸࠼
㑅ᢥ
>Ỵᐃ@ḟ࡬

>Ỵᐃ@ḟ࡬

→ 決定▼■待受画面に戻るとき

（2回押し
終了）

ࣃࢱ࣮ࣥ1R㸦ᮌ㸧㺞㺐㺭㺎ࡢᑐᛂࢆ㑅ᢥࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸
ኚ᭦๐㝖㸦ᮌ㸧▼→ 決定 → メニュー▼㺞㺐㺭㺎┬㺒㺦㺨㺽㺞㺎㺻

→ 決定

▼

■1 つ前の画面に戻るとき「はい」を選ぶ→ 決定▼■削除するとき
手順 8 で削除する欄
を選ぶ「設定対象選択」
を選ぶ

運転自動停止「メニュー」
ボタンを押さずに以下を行ってください。

㛤ጞ᫬้ࢆタᐃࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

▼

→ 決定

㧔ᧁ㧕
ᧁ㧕
ࡔ࠾ࡘ࡯

৻ᢧ ࠱࡯ࡦ ࠣ࡞࡯ࡊ㧔⋭ࠛࡀ⸳ቯ
ࡄࠬࡢ࡯࠼⸳ቯ
ㆇォਛ㧦ࠣ࡞࡯ࡊ ஗ᱛਛ㧦ࠣ࡞࡯ࡊ
⼊ႎ 
ࡈࠖ࡞࠲࡯ᖱႎ
㩈㨼㩁㩨㨸ㇱᔕធቶ㧭'㩟㩐㨹㩎
࡝ࡕࠦࡦ⑌ᱛ
ㅍࠅ =᳿ቯ?ᠲ૞ㆬᛯ㩗㩩㨺㩆㩨ㅍࠅ=ಾ឵?࠱࡯ࡦ
=᳿ቯ?⏕ቯ

■続けて設定する
とき

分

▼

→ 決定

▼

1.
2.
3.
4.

᭷ຠ
1R

• ▲▼で「タイマー省エネ
パターン」
を選び、
◀▶
または
「切換」
ボタンで
パターン No. を選ぶ。

9

▼

3

「運転自動停止」
を選ぶ▼）ࢱ࢖࣐࣮┬࢚ࢿ
㺞㺐㺭㺎┬㺒㺦㺨㺽㺞㺎㺻

ษ᥮

▼

▼

→ 決定

メニュー設定 ▼ 省エネ設定

登録する欄を選ぶ（または2

メニュー画面で「省エネ設定」を選ぶ (P.30)

タᐃᑐ㇟㑅ᢥ୍ᩧ

ࢱ࢖࣐࣮┬࢚ࢿ
㺞㺐㺭㺎┬㺒㺦㺨㺽㺞㺎㺻

㑅ᢥ

→

▼

• ◀▶または「切換」ボタン
で一斉・ゾーンを選び、▲▼でグループを選ぶ。

8▼タᐃᑐ㇟㑅ᢥ୍ᩧ
64ࢢ࣮ࣝࣉ
㺨㺽㺞㺎㺻᭷ຠ
㺨㺽㺞㺎㺻↓ຠᮍⓏ㘓>Ỵᐃ@タᐃ࡬

୍ᩧ㺖㺼㺷㺎㺪㺽㺖㺼㺷㺎㺪㺽㺖㺼㺷㺎㺪㺽
㑅ᢥ

6

▼

→ 決定

▼

▼

（または

▼

1

「タイマー省エネパターン」を選ぶ▼▼→「タイマー省エネ」
を「有効」にする
▼

4

対象を選ぶ

（P.32 手順 3 ☆を
参照）

運転
停止
切るのを
忘れて
作業終了

エアコン ON
作業開始

45

46

パスワード設定 暗証番号 / 対象範囲設定

→ 決定

▼

（または

▼

ㆬᛯ

᦭ല
ᧂ⊓㍳

ㆬᛯ

▼

→ 決定

▼

㧔ᧁ㧕⥄േ஗ᱛࡄ࠲࡯ࡦ
⥄േ஗ᱛ࠲ࠗࡑ࡯
ಽᓟ
ಽᓟ
ಽᓟ
=᳿ቯ?⸳ቯ߳

8

ಾ឵

1

メニュー画面で「パスワード設定」
を選ぶ (P.30)

→ 決定

）
᦭ല
No.1

=᳿ቯ?⸳ቯ߳

時間を設定する→ 決定 → メニュー

（2 回押し終了）▼

ࡄ࠲࡯ࡦNo. 1㧔ᧁ㧕

㩔㩩㩊㨺㩧
No. 1
No. 2
No. 3
ㆬᛯ

࠲ࠗࡑ࡯ᤨ㑆ࠍ⸳ቯߒߡߊߛߐ޿‫ޕ‬• 設定する場合、▲▼でパターン No. を選ぶ。
• 8 パターンまで登録できます。

• 10 ～ 180 分（10 分単位）

60
ᄌᦝ

→ 決定

ࡔ࠾ࡘ࡯
㧔ᧁ㧕৻ᢧ ࠱࡯ࡦ ࠣ࡞࡯ࡊ㧔ᧁ㧕⋭ࠛࡀ⸳ቯ
ࡄࠬࡢ࡯࠼⸳ቯ
ㆇォਛ㧦ࠣ࡞࡯ࡊ ஗ᱛਛ㧦ࠣ࡞࡯ࡊ
⼊ႎ 
ࡈࠖ࡞࠲࡯ᖱႎ
㩈㨼㩁㩨㨸ㇱᔕធቶ㧭'㩟㩐㨹㩎
࡝ࡕࠦࡦ⑌ᱛ
ㅍࠅ =᳿ቯ?ᠲ૞ㆬᛯ㩗㩩㨺㩆㩨ㅍࠅ=ಾ឵?࠱࡯ࡦ
=᳿ቯ?⏕ቯ

• ▲▼で「自動停止
パターン」
を選び、
◀▶
または「切換」
ボタンでパターン No. を選ぶ。

▼

▼

2

▼

メニュー設定 ▼ 省エネ設定

7

→

（または

⸳ቯኻ⽎ㆬᛯ৻ᢧ
ㆇォ⥄േ஗ᱛ
⥄േ஗ᱛࡄ࠲࡯ࡦಾ឵• ◀▶または「切換」ボタンで一斉・ゾーンを選び、▲▼でグループを選ぶ。

自動停止パターンの内容を確認し、必要あれば設定する▼）⸳ቯኻ⽎ㆬᛯ৻ᢧ
ㆇォ⥄േ஗ᱛ
⥄േ஗ᱛࡄ࠲࡯ࡦ

64グループᧂ⊓㍳ᧂ⊓㍳ᧂ⊓㍳=᳿ቯ?⸳ቯ߳

「自動停止パターン」
を選ぶ

設定する項目を
選ぶ
▼

→ 決定

▼

3

パスワードを
入力する
▼

→

▼

▼

⸳ቯኻ⽎ㆬᛯ
৻ᢧ㩂㩨㩣㨺㩖㩩㩂㩨㩣㨺㩖㩩㩂㩨㩣㨺㩖㩩
ㆬᛯ

▼

6

▼

）

「運転自動停止」
を「有効」にする
▼

▼

→

（または

5

▼

対象を選ぶ

（P.32 手順 3 ☆を
参照）

▼

4

パスワード（暗証番号）とパスワードの対象範囲を設定します。パスワードの対象範囲として、次の3つを選べます。
• 省エネ設定 • メニュー設定とウィークリータイマー設定 • すべてのキー操作（各操作を選択時、ポップアップのパスワード画面が入力されます。）

→ 決定

▼

ࡄࠬࡢ࡯࠼⸳ቯᥧ⸽⇟ภኻ⽎▸࿐⸳ቯ

ㆬᛯ㧔ᧁ㧕（くり返す）

ᧂ⊓㍳⋭ࠛࡀ⸳ቯ=᳿ቯ?⸳ቯ߳

※ パスワードが未登録のときは、手順5へスキッ
プします■変更するとき㧔ᧁ㧕ࡄࠬࡢ࡯࠼⸳ቯ
ᥧ⸽⇟ภࠍ౉ജߒߡߊߛߐ޿
ᥧ⸽⇟ภᧂ⊓㍳ኻ⽎▸࿐⸳ቯ
⋭ࠛࡀ⸳ቯ■1 つ前の画面に戻るとき「戻る」ボタンを押す。

■待受画面に戻るとき

暗証番号

0

ᄌᦝ
ㆬᛯ

ᰴᩴ߳

=᳿ቯ?⸳ቯ߳

「メニュー」ボタンを 2 回押す。

■削除するとき㧔ᧁ㧕ࡄࠬࡢ࡯࠼⸳ቯ
ᥧ⸽⇟ภࠍ౉ജߒߡߊߛߐ޿
ᥧ⸽⇟ภᧂ⊓㍳ኻ⽎▸࿐⸳ቯ
⋭ࠛࡀ⸳ቯ

お知らせ

0

暗証番号が設定されているとき、暗証番号を入力するとロッ
クが解除され、操作できます。
30 分何も操作しないと再びロックがかかります。

ಽᓟߦ஗ᱛ=᳿ቯ?⏕ቯ

ᄌᦝㆬᛯ

対象範囲設定ᰴᩴ߳=᳿ቯ?⸳ቯ߳

㧔ᧁ㧕ࡄࠬࡢ࡯࠼⸳ቯ
ᥧ⸽⇟ภࠍ౉ജߒߡߊߛߐ޿
ᥧ⸽⇟ภᧂ⊓㍳ኻ⽎▸࿐⸳ቯ
⋭ࠛࡀ⸳ቯ

0

ᄌᦝ
ㆬᛯ

ᰴᩴ߳

=᳿ቯ?⸳ቯ߳

• ▲▼で数字を選び、▶で次の桁に移動する。

47

48

C-206

8. 集中制御

制御関連編

フィルターサイン/フィルター清掃時期▼

設定・操作する

▼

2

→ 決定

▼

設定する項目を選ぶ▼→ 決定ࡈࠖ࡞࠲࡯ᖱႎ

確認のため再入力
する
▼

→ 決定

▼

→

（くり返す）

㧔ᧁ㧕ᥧ⸽⇟ภ⊓㍳ᣂߒ޿ᥧ⸽⇟ภࠍ౉ജߒߡߊߛߐ޿

㧔ᧁ㧕ᥧ⸽⇟ภ⊓㍳⏕⹺ߩߚ߼ౣ౉ജߒߡߊߛߐ޿

=᳿ቯ?ᰴ߳

ᰴᩴ߳▼→ 決定 → メニュー

（2回押し終了）ᥧ⸽⇟ภ⊓㍳㧔ᧁ㧕
⊓㍳ౝኈߩኻᔕࠍㆬᛯߒߡߊߛߐ޿
ᄌᦝ೥㒰=᳿ቯ?ᰴ߳

ᥧ⸽⇟ภ⊓㍳㧔ᧁ㧕
⊓㍳ౝኈߩኻᔕࠍㆬᛯߒߡߊߛߐ޿
ᥧ⸽⇟ภࠍ೥㒰ߒߡᄌᦝ㧫ࠃࠈߒ޿ߢߔ߆
೥㒰
ߪ޿
޿޿߃
ㆬᛯ
=᳿ቯ?ᰴ߳

■1 つ前の画面に戻るとき（P.32 手順 3 ☆を参照）
）
▼

→

（または

フィルター
サイン※

㧔ᧁ㧕
64ࠣ࡞࡯ࡊ

=᳿ቯ?࡝࠮࠶࠻• ◀▶で一斉/ゾーンを選び、、▲▼でグループを選ぶ。

■待受画面に戻るとき「メニュー」ボタンを 2 回押す。

→ 決定

▼

）

৻ᢧ
㩂㩨㩣㨺㩖㩩㩂㩨㩣㨺㩖㩩㩂㩨㩣㨺㩖㩩ㆬᛯ

「戻る」ボタンを押す。

対象を選ぶ

清掃時期を確認（P.32 手順 3 ☆を参照））※ 機種によっては、使用できない
メニューがあります。
次のような表示が出ます。
ࡈࠖ࡞࠲࡯ᖱႎ

ㆬᛯ）▼㧔ᧁ㧕
1/64ࠣ࡞࡯ࡊ

৻ᢧ㩂㩨㩣㨺㩖㩩㩂㩨㩣㨺㩖㩩㩂㩨㩣㨺㩖㩩
ㆬᛯ

フィルター
清掃時期※

→ 決定

▼

ࡈࠖ࡞࠲࡯ᷡ᝹ᤨᦼ

㧔ᧁ㧕=ᚯࠆ?㐽ߓࠆ
=᳿ቯ?⏕ቯ

→（またはࡈࠖ࡞࠲࡯ࠨࠗࡦ
ߎߩᯏ⢻ߪ૶↪ߢ߈߹ߖࠎ‫ޕ‬ࡈࠖ࡞࠲࡯ᷡ᝹ᤨᦼ

パスワード対象範囲を選ぶ▼=᳿ቯ?⏕ቯ

▼「はい」を選ぶ

「削除」
を選ぶ

ㆬᛯ

ᄌᦝ

• ▲▼で数字を選び、▶で次の桁に移動する。

▼

ㆬᛯ

0
ᰴᩴ߳

対象を選ぶ

ㆬᛯ

ࡈࠖ࡞࠲࡯ࠨࠗࡦ

メニュー設定 ▼ パスワード設定

ᄌᦝᥧ⸽⇟ภ⊓㍳㧔ᧁ㧕
⊓㍳ౝኈߩኻᔕࠍㆬᛯߒߡߊߛߐ޿
ᄌᦝ
೥㒰

（2回押し
終了）

（くり返す）

㧔ᧁ㧕ࡈࠖ࡞࠲࡯ࠨࠗࡦ
ࡈࠖ࡞࠲࡯ᷡ᝹ᤨᦼ

フィルターを清掃したとき→ 決定 → メニュー

▼

0
「変更」
を選ぶ

▼

→

▼

▼

ࡔ࠾ࡘ࡯
㧔ᧁ㧕৻ᢧ ࠱࡯ࡦ ࠣ࡞࡯ࡊ㧔ᧁ㧕⋭ࠛࡀ⸳ቯ
ࡄࠬࡢ࡯࠼⸳ቯ
ㆇォਛ㧦ࠣ࡞࡯ࡊ ஗ᱛਛ㧦ࠣ࡞࡯ࡊ
⼊ႎ 
ࡈࠖ࡞࠲࡯ᖱႎ
㩈㨼㩁㩨㨸ㇱᔕធቶ㧭'㩟㩐㨹㩎
࡝ࡕࠦࡦ⑌ᱛ
ㅍࠅ =᳿ቯ?ᠲ૞ㆬᛯ㩗㩩㨺㩆㩨ㅍࠅ=ಾ឵?࠱࡯ࡦ
=᳿ቯ?⏕ቯ

▼新しいパスワードを
入力する

設定する

▼

→ 決定

▼

3

▼

5

項目を選ぶ

メニュー画面で「フィルター情報」
を選ぶ (P.30)

▼

4

1

=᳿ቯ?⏕ቯ• ◀▶で一斉/ゾーンを選び、、▲▼でグループを選ぶ。

→ 決定 → メニュー

（2回押し終了）▼

㧔ᧁ㧕ኻ⽎▸࿐⸳ቯ

ኻ⽎▸࿐ ࡔ࠾ࡘ࡯ߩ⋭ࠛࡀ⸳ቯ߇
ࡄࠬࡢ࡯࠼▤ℂߩኻ⽎⋭ࠛࡀ ߣߥࠅ߹ߔ‫ޕ‬ㆬᛯ=᳿ቯ?⏕ቯ

●省エネ（出荷設定）
メニュー内の省エネ設定●メニュー
メニュー操作およびウィーク
リータイマー機能の操作●キー操作
すべてのキー操作

49

50

室外静音設定৻ᢧ ࠱࡯ࡦ ࠣ࡞࡯ࡊこのアイコンが出たらフィルター
を掃除してね㧔ᧁ㧕ㆇォਛ㧦ࠣ࡞࡯ࡊ ஗ᱛਛ㧦ࠣ࡞࡯ࡊ

室外機の音を下げて運転する時間帯を設定します。

1

2

メニュー画面で「室外静音設定」を選ぶ (P.30)

ㅍࠅ =᳿ቯ?ᠲ૞ =ಾ឵?࠱࡯ࡦ

→ 決定

▼

▼

▼

「はい」
を選ぶ

ࡔ࠾ࡘ࡯
৻ᢧ ࠱࡯ࡦ ࠣ࡞࡯ࡊ▼㧔ᧁ㧕

（2 回押し終了）ࡈࠖ࡞࠲࡯ࠨࠗࡦ
㧔ᧁ㧕৻ᢧ৻ᢧ64ࠣ࡞࡯ࡊ
ࡈࠖ࡞࠲࡯ࠨࠗࡦࠍ
㩂㩨㩣㨺㩖㩩࡝࠮࠶࠻ߒ߹ߔ‫ޕ‬㩂㩨㩣㨺㩖㩩ࠃࠈߒ޿ߢߔ߆㧫㩂㩨㩣㨺㩖㩩 ߪ޿޿޿߃ㆬᛯ=᳿ቯ?࡝࠮࠶࠻

メニュー設定 ▼ フィルター情報

清掃までの運転時間を確認して→ メニュー （2 回押し終了）ࠣ࡞࡯ࡊ

㧔ᧁ㧕ࡈࠖ࡞࠲࡯ᷡ᝹ᤨᦼߩ⋡቟

1500 ᤨ㑆ㆇォᓟ=ᚯࠆ?㐽ߓࠆ=᳿ቯ?࡝࠮࠶࠻

■1 つ前の画面に戻るとき「戻る」ボタンを押す。

■待受画面に戻るとき「メニュー」ボタンを 2 回押す。

お知らせ
● 静音運転は、
運転音軽減のため、能力が低下することがあります。
● 消費電力は、
簡易的な算出のため、電力計などによる計測
結果とは異なる場合があります。

■すぐに清掃が必要なとき
下記の画面が表示されます。

㧔ᧁ㧕ࠣ࡞࡯ࡊ
ࡈࠖ࡞࠲࡯ᷡ᝹ࠍ
ⴕߞߡߊߛߐ޿‫ޕ‬ᷡ᝹ᓟ‫ࠍࡦࠗࠨ࡯࠲࡞ࠖࡈޔ‬࡝࠮࠶࠻ߒߡߊߛߐ޿‫ޕ‬=ᚯࠆ?㐽ߓࠆ=᳿ቯ?࡝࠮࠶࠻

ㆬᛯ

室外静音
設定※

（フィルター清掃からの時
間のカウントが、リセッ
トされます）

ࠣ࡞࡯ࡊ

㩂㩨㩣㨺㩖㩩㧔ᧁ㧕※ 機種によっては、使用できない
メニューがあります。
次の表示が出ます。

ࡈࠖ࡞࠲࡯ᷡ᝹ࠍ
ࡈࠖ࡞࠲࡯ࠨࠗࡦࠍ
ⴕߞߡߊߛߐ޿‫ޕ‬࡝࠮࠶࠻ߒ߹ߔ‫ޕ‬ᷡ᝹ᓟ‫ࠍࡦࠗࠨ࡯࠲࡞ࠖࡈޔ‬ࠃࠈߒ޿ߢߔ߆㧫࡝࠮࠶࠻ߒߡߊߛߐ޿‫ޕ‬ߪ޿޿޿߃=᳿ቯ?࡝࠮࠶࠻
=ᚯࠆ?㐽ߓࠆࡔ࠾ࡘ࡯㧔ᧁ㧕࡝ࡕࠦࡦ⑌ᱛ
ߎߩᯏ⢻ߪ૶↪ߢ߈߹ߖࠎ‫ޕ‬ቶᄖᷡ㖸⸳ቯ• ◀▶で「はい」
を選び
「決定」
を押す。
メニュー（2 回押し終了）ೋᦼ⸳ቯ
⸳ቯᖱႎ৻ⷩ
=ᚯࠆ?㐽ߓࠆ
ㆬᛯ㩗㩩㨺㩆㩨ㅍࠅ =᳿ቯ?⏕ቯ

51

52

C-207

→

（または

ቶᄖ㕒㖸⸳ቯ
㕒㖸ㆇォಾ឵
㕒㖸ㆇォᤨ㑆

㧔ᧁ㧕ࡄࠬࡢ࡯࠼⸳ቯ
ㆇォਛ㧦ࠣ࡞࡯ࡊ ஗ᱛਛ㧦ࠣ࡞࡯ࡊ
ࡈࠖ࡞࠲࡯ᖱႎ
⼊ႎ 
࡝ࡕࠦࡦ⑌ᱛ
㩈㨼㩁㩨㨸ㇱᔕធቶ㧭'㩟㩐㨹㩎
ቶᄖ㕒㖸⸳ቯㅍࠅ =᳿ቯ?ᠲ૞ㆬᛯ㩗㩩㨺㩆㩨ㅍࠅ=ಾ឵?࠱࡯ࡦ
=᳿ቯ?⏕ቯ

→ 決定 → メニュー

▼

▼

▼

「静音運転切換」
を「有効」にする▼

フィルターの清掃時期になると、待受画面にアイコンが表示されます。

）
㧔ᧁ㧕᦭ലಾ឵• ▲▼で項目を選び、◀▶で有効 / 無効を選ぶ。

8. 集中制御

制御関連編

時計設定/時刻表示設定/操作ロック設定

4「静音運転時間」を
選ぶ
▼

→ 決定

▼

メニュー画面で「初期設定」を選ぶ

静音運転する時間を設定する→㧔ᧁ㧕㕒㖸ㆇォᤨ㑆

᦭ല㐿ᆎᤨೞ㨪⚳ੌᤨೞᄌᦝ=᳿ቯ?⸳ቯ߳

▼

→ 決定

▼

ࡔ࠾ࡘ࡯
৻ᢧ ࠱࡯ࡦ ࠣ࡞࡯ࡊ㧔ᧁ㧕ೋᦼ⸳ቯ
1. ᤨ⸘⸳ቯ
2. ᤨೞ⴫␜⸳ቯ
3. ࠱࡯ࡦ࡮ࠣ࡞࡯ࡊฬ⒓⸳ቯ
4. ᠲ૞ࡠ࠶ࠢ⸳ቯ
ㆬᛯ㩗㩩㨺㩆㩨ㅍࠅ =᳿ቯ?⏕ቯ㧔ᧁ㧕㧔ᧁ㧕ࡈࠖ࡞࠲࡯ᖱႎ
ㆇォਛ㧦ࠣ࡞࡯ࡊ ஗ᱛਛ㧦ࠣ࡞࡯ࡊ
࡝ࡕࠦࡦ⑌ᱛ
⼊ႎ 
ቶᄖ㕒㖸⸳ቯ㩈㨼㩁㩨㨸ㇱᔕធቶ㧭'㩟㩐㨹㩎
ೋᦼ⸳ቯ
ㅍࠅ =᳿ቯ?ᠲ૞ㆬᛯ㩗㩩㨺㩆㩨ㅍࠅ=ಾ឵?࠱࡯ࡦ
=᳿ቯ?⏕ቯ

㧔ᧁ㧕

‫ޓ‬㨪
ㆬᛯ

→ 決定

（2 回押し終了）▼ቶᄖ㕒㖸⸳ቯ

▼設定する項目を選ぶ→ 決定 → メニュー

（くり返す）
㕒㖸ㆇォಾ឵
㕒㖸ㆇォᤨ㑆

(P.30)

2

▼
▼

▼

3

1

時計設定

=᳿ቯ?⏕ቯ

メニュー設定 ▼ 室外静音設定■1 つ前の画面に戻るとき「戻る」ボタンを押す。

時刻表示
設定

■待受画面に戻るとき「メニュー」ボタンを 2 回押す。

操作ロック
設定

お知らせ
●「時刻表示設定」で「AM・PM 表示」を選んでも、タイマー設定や省エネ設定などの設定時刻は、24 時間表示のままです。

53

54

ゾーン・グループ名称設定

3

設定を変える

ゾーンとグループに名前を付けることができます。

1

メニュー画面で「初期設定」を選ぶ▼→▼

日時を設定する▼「ゾーン・グルー
プ名称設定」を
選ぶ

→ 決定

▼

（2 回押し終了）ࡔ࠾ࡘ࡯৻ᢧ ࠱࡯ࡦ ࠣ࡞࡯ࡊ

（くり返す）

 ᐕ ‫ޓ‬
᦬‫ޓ‬
 ᣣ

㧔ᧁ㧕㧔ᧁ㧕ࡈࠖ࡞࠲࡯ᖱႎ
ㆇォਛ㧦ࠣ࡞࡯ࡊ ஗ᱛਛ㧦ࠣ࡞࡯ࡊ
࡝ࡕࠦࡦ⑌ᱛ
⼊ႎ 
ቶᄖ㕒㖸⸳ቯ㩈㨼㩁㩨㨸ㇱᔕធቶ㧭'㩟㩐㨹㩎
ೋᦼ⸳ቯ
ㅍࠅ =᳿ቯ?ᠲ૞ㆬᛯ㩗㩩㨺㩆㩨ㅍࠅ=ಾ឵?࠱࡯ࡦ
=᳿ቯ?⏕ቯ

㧔ᧁ㧕ᤨ⸘⸳ቯ

▼㧔ᧁ㧕ೋᦼ⸳ቯ
1. ᤨ⸘⸳ቯ
2. ᤨೞ⴫␜⸳ቯ
3. ࠱࡯ࡦ࡮ࠣ࡞࡯ࡊฬ⒓⸳ቯ
4. ᠲ૞ࡠ࠶ࠢ⸳ቯ
㩗㩩㨺㩆㩨ㅍࠅ =᳿ቯ?⏕ቯ
ㆬᛯ

ゾーン・
グループ
名称設定

᦬߳

表示の種類を選ぶ（2 回押し終了）
AM・PM 表示
24H 表示#/2/⴫␜
ᄌᦝ=᳿ቯ?⏕ቯ

▼→ メニュー（2 回押し終了）「戻る」ボタンを押す。

■待受画面に戻るとき「メニュー」ボタンを 2 回押す。

名称の入力のしかた（全文字分、くり返す）→ 決定■文字種類を変更するとき▼▼㧔ᧁ㧕ᠲ૞ࡠ࠶ࠢ⸳ቯ
ోࠠ࡯ᠲ૞ࡠ࠶ࠢ
ήലㆇォ஗ᱛᠲ૞ࡠ࠶ࠢ
᦭ലㆇォࡕ࡯࠼ಾ឵ᠲ૞ࡠ࠶ࠢ
ήല㧔ᧁ㧕

ᠲ૞ࡠ࠶ࠢ⸳ቯ
ήല⸳ቯ᷷ᐲᄌᦝᠲ૞ࡠ࠶ࠢ
⸳ቯ᷷ᐲᄌᦝᠲ૞ࡠ࠶ࠢήലㆬᛯಾ឵㘑ㅦᄌᦝᠲ૞ࡠ࠶ࠢ
ήല㘑ะᄌᦝᠲ૞ࡠ࠶ࠢ
ήല⋭ࠛࡀᠲ૞ࡠ࠶ࠢ
᦭ലㆬᛯಾ឵

「全キー操作ロック」のときのみ「はい」を選ぶ▼▼→▼

ロックの種類を選び「有効」にする■1 つ前の画面に戻るとき▼㧔ᧁ㧕ᤨೞ⴫␜⸳ቯ

▼メニュー設定 ▼ 初期設定

→ 決定 → メニュー

▼

▼

▼

㧔ᧁ㧕ᠲ૞ࡠ࠶ࠢ⸳ቯ
ోߡߩࠠ࡯ᠲ૞ࠍࡠ࠶ࠢߒߡ
ోࠠ࡯ᠲ૞ࡠ࠶ࠢ
᦭ലࠃࠈߒ޿ߢߔ߆㧫 ήലㆇォ஗ᱛᠲ૞ࡠ࠶ࠢ
㩥㨹㩂⸃㒰ᣇᴺ㧦=ᚯࠆ?⑽᛼ߒ
ㆇォࡕ࡯࠼ಾ឵ᠲ૞ࡠ࠶ࠢ ήലήല⸳ቯ᷷ᐲᄌᦝᠲ૞ࡠ࠶ࠢ
ߪ޿
޿޿߃
ㆬᛯ
ಾ឵

→ 決定

▼

ࠣ࡞࡯ࡊฬ⒓㧦㩀㩏⧷ሼ ᢙሼ⸥ภ ቯဳ㨻㨼㨽㨾㨿 㩊㩋㩌㩍㩎 㩙㩚㩛㩜㩝 㩦㨰㩧㩩㩨 㩇㩗㩩㨺㩇㩀㩁㩂㩃㩄 㩏㩐㩑㩒㩓 㩞㩟㩠 㨱㨲㨳㨴㨵 ೥㒰㩅㩆㩇㩈㩉 㩔㩕㩖㩗㩘 㩡㩢㩣㩤㩥 㨶㨷㨸㨹㨺 ⏕ቯㆬᛯ• ゾーンは
全角 7 文字 / 半角 14 文字まで。
• グループは
全角 8 文字 / 半角 16 文字まで。

■ロックを解除するとき「無効」を選ぶ

スペースも文字数に含む。

55

→ 決定

▼

→ 決定 → メニュー▼

ᄌᦝ

(P.30)

2

56

C-208

◀▶で文字種を選び、「決定」ボタンを押す。
ࠣ࡞࡯ࡊฬ⒓㧦㩀㩏⧷ሼ ᢙሼ⸥ภ ቯဳA B C D E F G H I J K L M N O P Q R 㩇㩗㩩㨺㩇S T U V W X Y Z a b c d e f g h i ೥㒰
j k l m n o p q r s t u v w x y z ⏕ቯ
ㆬᛯ

文字種類

■スペースを入力するとき▲▼◀▶で「スペース」を選び、「決定」ボタンを押す。

8. 集中制御

3

設定する項目を
選ぶ
▼

制御関連編

4

→ 決定

▼

5

名称を付ける
項目を選ぶ▼

操作音設定/コントラスト調整/
バックライト設定/サービス連絡先表示
名称を入力する1

メニュー画面で「初期設定」を選ぶ（入力のしかたはP.56 をご覧ください）

→ 決定

▼

(P.30)
▼

2

→ 決定

▼

▼

→ 決定

▼

■ゾーン名称࠱࡯ࡦ࡮ࠣ࡞࡯ࡊฬ⒓⸳ቯ
࠱࡯ࡦฬ⒓⸳ቯ
ࠣ࡞࡯ࡊฬ⒓⸳ቯ

ㆬᛯ

設定する項目を選ぶ࠱࡯ࡦฬ⒓⸳ቯ
࠱࡯ࡦ
࠱࡯ࡦ
࠱࡯ࡦ
࠱࡯ࡦ
ㆬᛯ

=᳿ቯ?⸳ቯ߳

ᧂ⊓㍳
ᧂ⊓㍳
ᧂ⊓㍳
ᧂ⊓㍳
=᳿ቯ?⸳ቯ߳

࠱࡯ࡦฬ⒓㧦㩀㩏⧷ሼ ᢙሼ⸥ภ ቯဳ㨻㨼㨽㨾㨿 㩊㩋㩌㩍㩎 㩙㩚㩛㩜㩝 㩦㨰㩧㩩㩨 㩇㩗㩩㨺㩇㩀㩁㩂㩃㩄 㩏㩐㩑㩒㩓 㩞㩟㩠 㨱㨲㨳㨴㨵 ೥㒰㩅㩆㩇㩈㩉 㩔㩕㩖㩗㩘 㩡㩢㩣㩤㩥 㨶㨷㨸㨹㨺 ⏕ቯㆬᛯࡔ࠾ࡘ࡯৻ᢧ ࠱࡯ࡦ ࠣ࡞࡯ࡊ㧔ᧁ㧕ೋᦼ⸳ቯ
5. ᠲ૞㖸⸳ቯ
6. ࠦࡦ࠻࡜ࠬ࠻⺞ᢛ
7. ࡃ࠶ࠢ࡜ࠗ࠻⸳ቯ
8. ࠨ࡯ࡆࠬㅪ⛊వ⴫␜ㆬᛯ㩗㩩㨺㩆㩨ㅍࠅ =᳿ቯ?⏕ቯ㧔ᧁ㧕㧔ᧁ㧕ࡈࠖ࡞࠲࡯ᖱႎ
ㆇォਛ㧦ࠣ࡞࡯ࡊ ஗ᱛਛ㧦ࠣ࡞࡯ࡊ
࡝ࡕࠦࡦ⑌ᱛ
⼊ႎ 
ቶᄖ㕒㖸⸳ቯ㩈㨼㩁㩨㨸ㇱᔕធቶ㧭'㩟㩐㨹㩎
ೋᦼ⸳ቯ
ㅍࠅ =᳿ቯ?ᠲ૞ㆬᛯ㩗㩩㨺㩆㩨ㅍࠅ=ಾ឵?࠱࡯ࡦ
=᳿ቯ?⏕ቯ

• ゾーン 1 ～ 4 を選べます。

操作音設定■グループ名称
ࠣ࡞࡯ࡊฬ⒓㧦㩀㩏⧷ሼ ᢙሼ⸥ภ ቯဳ㨻㨼㨽㨾㨿 㩊㩋㩌㩍㩎 㩙㩚㩛㩜㩝 㩦㨰㩧㩩㩨 㩇㩗㩩㨺㩇㩀㩁㩂㩃㩄 㩏㩐㩑㩒㩓 㩞㩟㩠 㨱㨲㨳㨴㨵 ೥㒰㩅㩆㩇㩈㩉 㩔㩕㩖㩗㩘 㩡㩢㩣㩤㩥 㨶㨷㨸㨹㨺 ⏕ቯㆬᛯ

メニュー設定 ▼ 初期設定

ࠣ࡞࡯ࡊฬ⒓⸳ቯ
㩂㩨㩣㨺㩖㩩 㩟㩐㨹㩎0Q
㩂㩨㩣㨺㩖㩩ฬ⒓


ᧂ⊓㍳


ᧂ⊓㍳


ᧂ⊓㍳
ㆬᛯ
=᳿ቯ?⸳ቯ߳

• グループ 1 ～ 64 を
選べます。

▼

■規定の名称から選ぶとき▼

最後に「確定」を選ぶ◀▶で「定型」を選び、「決定」ボタンを押す。

▼

ࠣ࡞࡯ࡊฬ⒓㧦㩀㩏⧷ሼ ᢙሼ⸥ภ ቯဳ੐ോ ᔕធ ળ⼏ ᓙว ભᙑ 㩇㩗㩩㨺㩇༛ᾍ ෠ᚱ ⼊஻ Ꮏ႐ ㅢ〝 ೥㒰༡ᬺ ▤ℂ ⡯ຬ 㘩ၴ ♽⛔ ⏕ቯㆬᛯ

コントラスト調整■1 つ前の画面に戻るとき「戻る」ボタンを押す。

■待受画面に戻るとき「メニュー」ボタンを 2 回押す。

バックライト
設定→ 決定 → メニュー

（2 回押し終了）ࠣ࡞࡯ࡊฬ⒓㧦╙ળ⼏ቶ㩀㩏⧷ሼ ᢙሼ⸥ภ ቯဳ੐ോ ᔕធ ળ⼏ ᓙว ભᙑ 㩇㩗㩩㨺㩇༛ᾍ ෠ᚱ ⼊஻ Ꮏ႐ ㅢ〝 ೥㒰༡ᬺ ▤ℂ ⡯ຬ 㘩ၴ ♽⛔ ⏕ቯㆬᛯ=᳿ቯ?ฬ⒓⏕ቯ

サービス
連絡先表示

■1 字消すとき▲▼◀▶で「削除」を選び、「決定」ボタンを押す。

57

58

グループ情報 / 設定情報
設定情報アイコンの意味を知りたいとき。

▼

2

→ 決定

→ 決定 → メニュー
（2 回押し終了）▼㧔ᧁ㧕

ᠲ૞㖸⸳ቯ
ࠝࡦ

オン
オフ

=᳿ቯ?⏕ቯ

▼→ 決定 → メニュー
（2 回押し終了）ࠦࡦ࠻࡜ࠬ࠻⺞ᢛ㧔ᧁ㧕⭯޿Ớ޿=᳿ቯ?⏕ቯ

▼→ 決定 → メニュー
（2 回押し終了）ࡃ࠶ࠢ࡜ࠗ࠻⸳ቯ

㧔ᧁ㧕

ᥧ޿

᣿ࠆ޿

ㆬᛯ

=᳿ቯ?⏕ቯ

㩅㨺㩕㩨㩇ㅪ⛊వ⴫␜㧔ᧁ㧕ࠨ࡯ࡆࠬㅪ⛊వฬ⒓::::ⓨ⺞ࠨ࡯ࡆࠬࠨ࡯ࡆࠬㅪ⛊వ㔚⹤⇟ภ:::=ᚯࠆ?㐽ߓࠆ

対象グループを選ぶㆬᛯ=᳿ቯ?⏕ቯ

• 明るさのレベルは 4 段階です。
（
のときは、
バック
ライトが消灯しています。
）■1 つ前の画面に戻るとき

グループを選び、そのグループの設定情報を
表示する。

）

ࠣ࡞࡯ࡊᖱႎ
৻ᢧ㩂㩨㩣㨺㩖㩩㩂㩨㩣㨺㩖㩩㩂㩨㩣㨺㩖㩩ㆬᛯ

64ࠣ࡞࡯ࡊ

=᳿ቯ?ᖱႎ߳• ◀▶または「切換」ボタン
で「一斉」・ゾーンを選ぶ。

「戻る」ボタンを押す。

設定情報アイコンを選ぶ■待受画面に戻るとき「メニュー」ボタンを 2 回押す。

▼

→ 決定

▼

タᐃ᝟ሗ

設定情報
すべての接続グループの中で 1 つでも設定があればアイコンを表示する。

• サービスに連絡が必要な場合
は、室内ユニットもしくは室外ユニットの取扱説明書の裏
表紙をご確認ください。

59

（または

▼

ㆬᛯ

⸳ቯᖱႎ৻ⷩ
ࠣ࡞࡯ࡊᖱႎ
⸳ቯᖱႎ

グループ情報メニュー設定 ▼ 初期設定

ಾ឵▼• 音量の変更はできません。

→ 決定

▼

▼

㧔ᧁ㧕
ᧁ㧕
ࡔ࠾ࡘ࡯

৻ᢧ ࠱࡯ࡦ ࠣ࡞࡯ࡊ㧔࡝ࡕࠦࡦ⑌ᱛ
ቶᄖᷡ㖸⸳ቯㆇォਛ㧦ࠣ࡞࡯ࡊ ஗ᱛਛ㧦ࠣ࡞࡯ࡊ
ೋᦼ⸳ቯ ⼊ႎ 㩈㨼㩁㩨㨸ㇱᔕធቶ㧭'㩟㩐㨹㩎
⸳ቯᖱႎ৻ⷩ
ㅍࠅ =᳿ቯ?ᠲ૞ㆬᛯ㩗㩩㨺㩆㩨ㅍࠅ=ಾ឵?࠱࡯ࡦ
=᳿ቯ?⏕ቯ

▼設定情報アイコンを選んで確認する

▼

▼

3

項目を選ぶ

▼

メニュー画面で「設定情報一覧」
を選ぶ (P.30)
▼

▼

3

1

設定を変える

60

C-209

㑅ᢥ

>Ỵᐃ@ㄝ᫂

8. 集中制御

制御関連編

グループ情報/設定情報（つづき）■すべての設定情報アイコン一覧
設定情報アイコン

このアイコンの意味は？

設定情報アイコンを選ぶ
→

▼

▼

→ 決定

決定

→ メニュー㑅ᢥ>Ỵᐃ@ㄝ᫂

ㆬᛯ=᳿ቯ?⺑᣿

▼メニュー設定 ▼ 設定情報一覧• ▲▼でグループを選ぶ。
• ◀▶を押すと 3 つとばしてグループを選べる。

項目を選ぶ

確認する

→ 決定

▼

■アイコン説明ࡈࠖ࡞࠲࡯ࠕࠗࠦࡦ⺑᣿
ࠣ࡞࡯ࡊ৻ⷩ

ㆬᛯ

確認後

ࡈࠖ࡞࠲࡯
ࡈࠖ࡞࠲࡯ᖱႎ
ࠕࠗࠦࡦ⺑᣿

=᳿ቯ?⏕ቯ

決定ቶౝᯏߩࠣ࡞࡯ࡊ৻ⷩ
ࡈࠖ࡞࠲࡯ᷡ᝹ᤨᦼߦ
ߥࠅ߹ߒߚ‫ޕ‬ᷡ᝹ߒߡߊߛߐ޿‫ޕ‬ㆬᛯ=᳿ቯ?⏕ቯ

→ メニュー（2 回押し終了）

熱交換気ユニットのフィルター清掃が必要（熱交換気ユニット接続時のみ）

P.68
ー
P.20

ウィークリータイマー設定中と臨時休日設定中

P.26

省エネ運転中P.15
ー

時間帯デマンド設定中

P.40

タイマー省エネ設定中

P.44

外部入力デマンド設定中

P.42

設定温度自動リターン設定中

P.34

設定温度範囲制限設定中

P.36

消し忘れ防止設定中

P.38

運転自動停止設定中

P.46

室外静音設定中P.52

キー操作ロック設定中

P.54

外気をそのまま取り入れ換気中（熱交換気ユニット接続時、市販の換気扇等の接続時のみ）■グループ一覧

▼

▼

▼

（または

P.50

室外ユニットの運転量を制限中ᥦᚱ‫ޔ‬಄ᥦ⥄േ߳ߩㆇォಾ឵߇
‫⑌ޓޓ‬ᱛߐࠇߡ޿߹ߔ‫ޕ‬=᳿ቯ?ᖱႎ߳

ー

室内ユニットのフィルター清掃が必要

ウィークリータイマー設定中（臨時休日未設定）ࠣ࡞࡯ࡊᖱႎࠣ࡞࡯ࡊ
ㆇォಾ឵▤ℂਛᖱႎ

164ࠣ࡞࡯ࡊ

ーエンジンオイル交換が必要（ガスヒートポンプエアコン使用時のみ）（2 回押し終了）ࢢ࣮ࣝࣉ᝟ሗ㺖㺼㺷㺎㺪㺽

詳細ページ

集中制御機器からリモコン操作を制限中（リモコンモード時のみ）

確認して

▼

ࠣ࡞࡯ࡊᖱႎ
৻ᢧ㩂㩨㩣㨺㩖㩩㩂㩨㩣㨺㩖㩩㩂㩨㩣㨺㩖㩩ㆬᛯ

内容
運転モードの切り換えを禁止中（冷暖自動への切り換えも禁止）

確認する

▼

決定

▼

▼

アイコン

୍ᩧ ࢰ࣮ࣥ ࢢ࣮ࣝࣉ㸦ᮌ㸧ࢢ࣮ࣝࣉ
ࢰ࣮ࣥࠉ㺖㺼㺷㺎㺪㺽෭ᡣΥ
೵Ṇ୰㺖㺼㺷㺎㺪㺽㺖㺼㺷㺎㺪㺽⮬ືΥ
㑅ᢥ >Ỵᐃ@᧯స >ษ᥮@୍ᩧ

室温・外気温を検知し、普通換気と熱交換気を自動で切り換え換気中（熱交換気ユニット接続時のみ）

→ 決定

▼

）

ࡈࠖ࡞࠲࡯ࠣ࡞࡯ࡊ৻ⷩ
64ࠣ࡞࡯ࡊ

外気を室温に近づけて取り入れ換気中（熱交換気ユニット接続時のみ）

ࡈࠖ࡞࠲࡯ࠣ࡞࡯ࡊ৻ⷩ
164ࠣ࡞࡯ࡊ

৻ᢧ㩂㩨㩣㨺㩖㩩㩂㩨㩣㨺㩖㩩㩂㩨㩣㨺㩖㩩ㆬᛯ৻ᢧ㩂㩨㩣㨺㩖㩩㩂㩨㩣㨺㩖㩩㩂㩨㩣㨺㩖㩩⏕⹺• ◀▶または「切換」ボタンで一斉またはゾーンを選ぶ。

• ▲▼でグループを選ぶ。
• ◀▶を押すと 3 つとばしてグループを選べる。

P.64

61

設定温度自動リターン機能、設定温度範囲制限機能、消し忘れ防止機能、デマンド機能（時間帯デマンド、ピークカット、外部入力デマンド、タイマー省エネ、効率運転）、運転自動停止機能のうちいずれかの機能が設定中です。

ー

設定温度戻し時間（リターン時間）カウント中、運転自動停止時間カウント
中、消し忘れ防止期間中に表示します。

ー

62

換気設定

換気設定（つづき）

本機は、以下の室内ユニットに対して運転中の換気を制御することができます。

市販の換気扇などをエアコンに接続したときに使用します。換気を ON/OFF すると、換気扇が運転 / 停止します。エアコンを運転 / 停止したときは、換気扇も同時に運転 / 停止します。

2

P.18 で「換気 /その他」画面に
切り換える

項目を選ぶ

▼

を押す

▼

1

■エアコン＋換気扇■エアコン＋換気扇৻ᢧ឵᳇৻ᢧ ࠱࡯ࡦ ࠣ࡞࡯ࡊᠲ૞ ⑌ᱛᧁ㧕㧔឵᳇឵᳇㘑㊂ࡕ࡯࠼ ஗ᱛਛ㧦ࠣ࡞࡯ࡊ
ㆇォਛ㧦ࠣ࡞࡯ࡊ

接続している換気扇の運転 / 停止をエアコン運転中に切り換えることができます。

⼊ႎ 
⥄േᒙOＮ㩈㨼㩁㩨㨸ㇱᔕធቶ㧭'㩟㩐㨹㩎
ㅍࠅ =᳿ቯ?ᠲ૞ =ಾ឵?ᠲ૞߳
=ಾ឵?࠱࡯ࡦ
ㆇォ޽ࠅ■熱交換気ユニット※適用シリーズ：8 シリーズ以降
当社製 天井埋込形・マイコンタイプ
および 天吊カセット形・マイコンタイプ

ᠲ૞ ⑌ᱛ ឵᳇

឵᳇

឵᳇
ࡕ࡯࠼

㘑㊂

OＮ

⥄േ

ᒙ

ㆇォ޽ࠅ

換気モード

メニュー設定 ▼ 設定情報一覧

冷暖房時に冷気や暖気を逃さず換気するので省エネ性に優れているほか、湿気の侵入や
過乾燥を緩和します。
熱交換気ユニットには、次の 3 つの換気モードがあります。

● 自動換気

室温・外気温を検知し、普通換気と熱交換気を自動で切り換えます。

● 熱交換気外気を室温に近づけて取り入れます。

● 普通換気=ಾ឵?ᠲ૞߳

お知らせ

換気風量

● 接続されている機器によって画面が異なります。

឵᳇

OＮ
ㆇォਛ

※ 換気機能がないとき

㩊㨼㩙㨺 ⥃ᤨભᣣ᦭ല⸳ቯਛ=ಾ឵?ᠲ૞߳

（「その他」画面 P.68）

その他
の設定

● 機種によっては、使用できない場合があります。
次の表示が出ます。
৻ᢧ=ᚯࠆ?㐽ߓࠆᠲ૞ ⑌ᱛ ឵᳇ߎߩᯏ⢻ߪ૶↪ߢ߈߹ߖࠎ‫ޕ‬
ㆇォ޽ࠅ

64

C-210

឵᳇
ࡕ࡯࠼

㘑㊂

OＮ

⥄േ

ᒙ

ㆇォ޽ࠅ

=ಾ឵?ᠲ૞߳ᠲ૞ ⑌ᱛ ߘߩઁ

឵᳇ࡕ࡯࠼

㘑㊂

⥄േ

ᒙ

ㆇォਛ

=ಾ឵?⑌ᱛ߳ᠲ૞ ⑌ᱛ ឵᳇
឵᳇
ࡕ࡯࠼

㘑㊂

OＮ

⥄േ

ᒙ

ㆇォ޽ࠅ

※ 熱交換気のみのグループを選んだときは「操作」画面で設定を行います。
ࠣ࡞࡯ࡊ

=ಾ឵?ᠲ૞߳

឵᳇ᠲ૞ ⑌ᱛ ߘߩઁ㩖㨲㩣㩊㨺ᠲ૞ ⑌ᱛ ឵᳇឵᳇৻ᢧ

熱交換気ユニットの換気風量を切り換えます。

例

外気をそのまま取り入れます。

63৻ᢧ

熱交換気ユニットの換気モードを切り換えます。

㩂㩨㩣㨺㩖㩩ߎߩᯏ⢻ߪ૶↪ߢ߈߹ߖࠎ‫ޕ‬৻ᢧ

換気扇の運転 / 停止を切り換えます。

■熱交換気ユニット

室内の温度を変えずに換気を行うユニットです。

選択したグループに上記の２つがない場合、
換気画面は右のように表示されます。

換気 ON/OFF=ಾ឵?ᠲ૞߳

8. 集中制御

制御関連編

リモコン操作を禁止する選択した室内ユニットに対して、リモコンによる操作を禁止します。

▼

2

室内ユニットを選ぶ(P.16)

リモコン禁止画面に
切り換える
を押す

→ 決定

▼

୍ᩧ
৻ᢧ ࢰ࣮ࣥ࠱࡯ࡦ ࢢ࣮ࣝࣉ
ࠣ࡞࡯ࡊ

឵᳇

ON

換気する

OＮ

OFF

換気しない

឵᳇
ࡕ࡯࠼

自動

室温・外気温を検知し、普通換気と熱交換気を自動で切り換えます。

⥄േ

熱交

外気を室温に近づけて取り入れます。

強

ᒙ

弱

㩈㨼㩁㩨㨸ㇱᔕធቶ㧭'㩟㩐㨹㩎͠ 㘑ะㅍࠅ =᳿ቯ?ᠲ૞ =ಾ឵?⑌ᱛ߳
=ಾ឵?࠱࡯ࡦ
ㆇォਛ

಄ᚱ

28

⼊ႎ 

ᒙ

リモコン「禁止 1」～「禁止 4」の内容を変更する

1

▼

→ 決定

▼

リモコン禁止1 ～ 4 を選ぶ
▼

3

→ 決定

禁止する項目を設
定する
→

▼

ࡔ࠾ࡘ࡯
㧔ᧁ㧕৻ᢧ ࠱࡯ࡦ ࠣ࡞࡯ࡊ㧔ᧁ㧕⋭ࠛࡀ⸳ቯ
ࡄࠬࡢ࡯࠼⸳ቯ
ㆇォਛ㧦ࠣ࡞࡯ࡊ ஗ᱛਛ㧦ࠣ࡞࡯ࡊ
⼊ႎ 
ࡈࠖ࡞࠲࡯ᖱႎ
㩈㨼㩁㩨㨸ㇱᔕធቶ㧭'㩟㩐㨹㩎
࡝ࡕࠦࡦ⑌ᱛ
ㅍࠅ =᳿ቯ?ᠲ૞ㆬᛯ㩗㩩㨺㩆㩨ㅍࠅ=ಾ឵?࠱࡯ࡦ
=᳿ቯ?⏕ቯ

その他
の設定

65

2

▼

㘑㊂

ㆇォࡕ࡯࠼
⸳ቯ᷷ᐲ
㘑ㅦ
ㆇォਛ㧦ࠣ࡞࡯ࡊ
஗ᱛਛ㧦ࠣ࡞࡯ࡊ

⼊ႎ 
㩈㨼㩁㩨㨸ㇱᔕធቶ㧭'㩟㩐㨹㩎
ㅍࠅ >Ỵᐃ@᧯స=᳿ቯ?ᠲ૞ =ಾ឵?࠱࡯ࡦ
>ษ᥮@ࢰ࣮ࣥ
㏦ࡾ

メニュー画面で「リモコン禁止」を選ぶ (P.30)

外気をそのまま取り入れます。

普通

ᠲ૞ ⑌ᱛ
឵᳇
৻ᢧ
৻ᢧ ࠱࡯ࡦ ࠣ࡞࡯ࡊᧁ㧕㧔

㸦ᧁ㧕
ᮌ㸧

㧔


㐠㌿୰
ࢢ࣮ࣝࣉ
೵Ṇ୰ ࢢ࣮ࣝࣉ
ㆇォਛ㧦ࠣ࡞࡯ࡊ ஗ᱛਛ㧦ࠣ࡞࡯ࡊ

▼

3

1

設定する

▼

→ 決定

▼

࡝ࡕࠦࡦ⑌ᱛ
⸵น
⑌ᱛ
ㆇォ ㆇォ
஗ᱛ ࡕ࡯࠼ ᷷ᐲ 㘑ㅦ 㘑ะ࡝ࡕࠦࡦ⑌ᱛ
⸵น
⑌ᱛ
ㆇォ ㆇォ
⑌ᱛ ஗ᱛ ࡕ࡯࠼ ᷷ᐲ 㘑ㅦ 㘑ะㆬᛯ=᳿ቯ?⸳ቯ߳

ㆬᛯᄌᦝ=᳿ቯ?⏕ቯ• ◀▶で項目を選び、▲▼で ○：許可 /×：禁止を選ぶ。

■1 つ前の画面に戻るとき 「戻る」ボタンを押す。
「メニュー」ボタンを 2 回押す。
■待受画面に戻るとき

66

「その他」
画面で設定する
リモコン禁止 1 ～ 4 を
選ぶ
▼

許可
৻ᢧ
ᠲ૞ ⑌ᱛ
឵᳇
৻ᢧ ࠱࡯ࡦ ࠣ࡞࡯ࡊᧁ㧕㧔⸵น⑌ᱛ㩢㩝㩄㩧⑌ᱛㆇォ ㆇォㆇォਛ㧦ࠣ࡞࡯ࡊ
஗ᱛਛ㧦ࠣ࡞࡯ࡊ
᷷ᐲ㘑ㅦ㘑ะ
஗ᱛ
㩝㨺㩎㩨
⼊ႎ


禁止 1

⑌ᱛ

を押す

項目を選ぶ

■エアコンの場合

禁止 2㩈㨼㩁㩨㨸ㇱᔕធቶ㧭'㩟㩐㨹㩎

2

P.18 で「その他」
画面に切り換える

▼

1

→ 決定

▼

▼

3

「換気 / その他」タブが「その他」と表示されているときは、「その他」画面で以下の設定を行うことができます。
• フィルターサインリセット • ウィークリータイマー設定の有効 / 無効 • 臨時休日の設定

ㅍࠅ =᳿ቯ?ᠲ૞ =ಾ឵?឵᳇߳
=ಾ឵?࠱࡯ࡦㆇォਛ

禁止 3㩂㩨㩣㨺㩖㩩ߘߩઁ৻ᢧ ࠱࡯ࡦ ࠣ࡞࡯ࡊᠲ૞ ⑌ᱛᧁ㧕㧔
឵᳇

禁止 4

㩖㨲㩣㩊㨺

㩊㨼㩙㨺 ⥃ᤨભᣣㆇォਛ㧦ࠣ࡞࡯ࡊ ஗ᱛਛ㧦ࠣ࡞࡯ࡊ
⼊ႎ ᦭ല ⸳ቯਛ
OＮ
㩈㨼㩁㩨㨸ㇱᔕធቶ㧭'㩟㩐㨹㩎
ㅍࠅ =᳿ቯ?ᠲ૞ =ಾ឵?ᠲ૞߳
=ಾ឵?࠱࡯ࡦ
ㆇォਛ

•「禁止 1」～「禁止 4」の内容は下記の表をご参照ください。
•「決定」
を押すと、
待受画面に戻ります。

例）：リモコン使用の禁止・許可
運転
停止

運転
モード

設定
温度

風速

風向

許可

○

○

○

○

○

禁止 1

×

○

○

○

○

禁止 2

×

×

×

○

○

禁止 3

○

×

×

○

○

禁止 4

○

×

○

○

○

※「運転 / 停止」「運転モード」「設定温度」「風速」「風向」については P.18 をご覧ください。
※「禁止 1」～「禁止 4」の内容は変更できます。
(P.66 参照 )■熱交換気ユニットの場合㩂㩨㩣㨺㩖㩩
㩖㨲㩣㩊㨺

᦭ല
ㆇォਛ

⸳ቯਛ
=ಾ឵?ᠲ૞߳

フィルター清掃時期を表示し、清掃からの時間をリセット
します。
（P.50）

ウィークリータイマー৻ᢧᠲ૞ ⑌ᱛ ឵᳇
⸵น
⑌ᱛ

৻ᢧ

⑌ᱛ

ㆇォ޽ࠅ

=ᚯࠆ?㐽ߓࠆ
=ಾ឵?឵᳇߳

お知らせ

その他
の設定

㩢㩝㩄㩧⑌ᱛㆇォ ㆇォ ᷷ᐲ㘑ㅦ㘑ะㆇォࡕ࡯࠼ᠲ૞ߪ஗ᱛ 㩝㨺㩎㩨
㓸ਛ▤ℂਛߢߔ‫ޕ‬● リモコンモードで使用中のとき、この機能は使用できません。
（P.9）● 他のコントローラー（インテリジェントコントローラーなど）から「禁止 1」～「禁止 4」に該当しない内容が設定されたときは、「禁止」と表示されます。

67

68

C-211

㩂㩨㩣㨺㩖㩩឵᳇ᠲ૞ ⑌ᱛ ߘߩઁ
㩖㨲㩣㩊㨺

OＮ

㩊㨼㩙㨺 ⥃ᤨભᣣ

᦭ല

ㆇォਛ

⸳ቯਛ

=ಾ឵?ᠲ૞߳

－－ フィルター清掃不要
フィルター清掃必要㩂㩨㩣㨺㩖㩩឵᳇

ウィークリータイマー
設定の有効 / 無効を切り換えます。
（P.22）

ㆇォਛ

臨時休日㩂㩨㩣㨺㩖㩩

臨時休日の設定中 / 未設定を切り換えます。
（P.26）○ : リモコンで設定・操作できる。
× : リモコンで設定・操作できない。
例「禁止 2」を選んだとき、リモコンを使用して「運転モード」を変更しようとしても、次の画面が表示されて変更できません。

ᠲ૞ ⑌ᱛ ߘߩઁ㩊㨼㩙㨺 ⥃ᤨભᣣフィルター
サインリセットᠲ૞ ⑌ᱛ ߘߩઁ
㩖㨲㩣㩊㨺

OＮ

឵᳇

OＮ
ㆇォਛ

㩊㨼㩙㨺 ⥃ᤨભᣣ᦭ല⸳ቯਛ=ಾ឵?ᠲ૞߳ᠲ૞ ⑌ᱛ ߘߩઁ㩖㨲㩣㩊㨺㩊㨼㩙㨺 ⥃ᤨભᣣ᦭ല⸳ቯਛ=ಾ឵?ᠲ૞߳

8. 集中制御

制御関連編

故障かな？ 修理ご依頼の前に、ご確認を！

3

設定する
▼

リモコン禁止ができない

リモコンモードで使用しているときは、▶ ● 禁止操作ができません。
（P.9）

停電していませんか？

▶

→ 決定

▼

㩂㩨㩣㨺㩖㩩㩖㨲㩣㩊㨺フィルターを清掃し、▼▲を押す。

ᠲ૞ ⑌ᱛ ߘߩઁ㩂㩨㩣㨺㩖㩩㩖㨲㩣㩊㨺㩊㨼㩙㨺 ⥃ᤨભᣣ឵᳇ ࡈࠖ࡞࠲࡯ࠨࠗࡦࠍ
࡝࠮࠶࠻ߒ߹ߔ‫ޕ‬᦭ല ⸳ቯਛ
OＮ ࠃࠈߒ޿ߢߔ߆㧫
ߪ޿
޿޿߃
ㆇォਛ
=ಾ឵?ᠲ૞߳

有効

タイマー運転する᦭ല無効

タイマー運転しない▶

「設定中」が点滅していませんか？

▶

警報が表示されていませんか？

• ◀▶で「はい」
を選び、
「決定」
を押す。
（フィルター清掃からの時間のカウントがリセットされます）
㩊㨼㩙㨺

漏電しゃ断器が切れてませんか？

警報表示（例）୍ᩧ ࢰ࣮ࣥ ࢢ࣮ࣝࣉ㸦ᮌ㸧㐠㌿୰ ࢢ࣮ࣝࣉ ೵Ṇ୰ ࢢ࣮ࣝࣉ㆙ሗ 
ࢢ࣮ࣝࣉࠉ(㺳㺤㺍㺢
㑅ᢥ
㏦ࡾ >Ỵᐃ@᧯స >ษ᥮@ࢰ࣮ࣥ▶

不具合のある室内ユニット No.

⥃ᤨભᣣ

設定中

臨時休日あり⸳ቯਛ

未設定

臨時休日なしウィークリータイマー
運転がうまくできない● 停電から復帰したら、
再度

を押す。

→ 運転が始まらないときは、漏電しゃ断器を切ってから、お買い上げの販売店に品番と症状をご連絡ください。

● 管理責任者に確認後、漏電しゃ断器を入れてから、再度を押す。
→ 運転が始まらないときは、漏電しゃ断器を切ってから、お買い上げの販売店に品番と症状をご連絡ください。

● 点滅が消えてから、
再度

を押す。

→ 運転が始まらないときは、漏電しゃ断器を切ってから、お買い上げの販売店に品番と症状をご連絡ください。

● 警報表示が次の場合は、一度運転を停止し、約１分後に再運転してください。
( 警報表示、消灯 )[・E04 ・E06 ・P10 ・P20 ・H06]→ 再度、表示しなければ、そのままご使用ください。
→ 再度、表示されたときや、上記以外の警報表示 (E、F、H、L、P の文字と数字の組み合わせ ) が表示されたときは、運転を停止してから漏電しゃ断器を切ってから、お買い上げの販売店に品番と警報表示、室内ユニットNo.をご連絡ください。

● ウィークリータイマー運転が「有効」になっていますか。

▶ ● 現在の日付、時刻は合っていますか。

「無効」では、ウィークリータイマー運転は行いません。
タイマー予約する（P.22）
をご確認ください。
現在時刻が合っていないと、予定外の時刻に動作します。

表示が切り換わらない
その他
の設定

69

操作をしていないのにピー音がする
操作ボタンとは違う動作になる▶

● e-CUT 機能付システムコントローラー操作後、30 秒以内に手元リモコンから操作を行うと、リモ
コン操作内容の表示が遅延することがあります。

▶

● 操作ボタンの表面が濡れていませんか？
表面が濡れているとセンサーが押していると誤った感知をします。
→ 乾いた布でふきとり、再度操作してみる。

70

集中制御設定記録
施工者様記入後、お施主様にお渡しください。

● 設定温度自動リターン (P.34) もしくは
設定温度範囲制限 (P.36) が有効になっていませんか？
（冷暖自動を選択した場合には、自動的に送風に切り替わります。
）

勝手に運転モードが送風になる▶

システムコントローラー
ゾーン

系統ー室内

1

ー

2

設定温度自動リターンおよび設定温度範囲
制限は、設定温度の設定変更を制限することで冷えすぎ、
暖めすぎを防止して、省エネを実現することを目的としています。
冷暖自動においては、
冷えすぎを防止する
設定温度（例：27 ℃）が、暖房時には暖めす
ぎの設定温度となるため、省エネ運転として、冷暖自動をご使用いただくことはでき
ません。

1

仕様
外

形

寸

質

CZ-10ESM4

法（高さ）120 mm ×（幅）120 mm
×（奥行き）16 ＋ 51.9 mm

量

520 g
0 ℃～ 40 ℃・20 ％～ 80 ％（屋内設置専用）

電

時

計

接

続

電
精

ー

34
35

ー

36

ー

5

ー

37

ー

6

ー

7

ー

39

ー

8

ー

40

ー

9

38

3

ー

41

ー

42

ー

ー

43

ー

ー

45

ー

ー

46

ー

15

ー

47

ー

16

ー

48

ー

室内ユニット No.
系統ー室内

17

ー

システムコントローラー
部

屋

名

ゾーン

ー

系統ー室内

49

ー

ー

51

ー

ー

52

ー

53

ー

22

ー

54

ー

23

ー

55

ー

24

ー

25

ー

26

ー
ー

4

56

ー

57

ー

58

ー

59

ー

28

ー

60

ー

29

ー

61

ー

単相 AC 100-240 V 50/60 Hz

30

最大 1.3 W

31

ー

63

ー

32

ー

64

ー

度

± 30 秒 / 月（常温 25 ℃）※定期的に合わせてください。

数

100 時間（満充電時）※満充電に約 8 時間かかります。
室内ユニット

最多 64 グループ（64 台）

71

C-212

ー

62

名

ー

19
20

ー

屋

室内ユニット No.

グループ（集中制御アドレス）
50

部

ー

13
14

グループ
（集中制御アドレス）

名

ー

10

44

屋

ー

11

ー

部

ー

源

保持時間
台

系統ー室内

33

力

こんな
とき

費

室内ユニット No.

グループ（集中制御アドレス）ー27

使用温度 ・ 湿度範囲
消

2

ゾーン

ー

21

番

名

ー

18

品

屋

4

システムコントローラー
ゾーン

システムコントローラー
部

3

12

• サービスに連絡が必要な場合は、室内ユニットもしくは室外ユニットの取扱説明書の裏表紙をご確認ください。

室内ユニット No.

グループ（集中制御アドレス）ー

Printed in Japan
H0915-70423
ACXF55-19714
85464609294012

番

CZ-10AN4

量500 g

最大 4.0 W

100 ～ 240 V 50 ／60 Hz

室内ユニット：最多 16 グループ（64台）

単相 AC

接続可能台数源

消 費 電 力電使 用 温 度 ・ 0 ℃～ 40 ℃・20 % ～ 80 %
湿度範囲
（屋内設置専用）質（高さ）120.5 ㎜ ×（幅）121.5 ㎜
外 形 寸 法（奥行き）14 + 51.1 ㎜

品

外形寸法

120.5
70.6

仕様

C-213
46

90

121.5

品番

CZ-10AN4

14

70.6

ON/OFF 集中コントローラー / CZ-10AN4（ON/OFF集中コントローラー）

外形寸法図

51.1

8. 集中制御
制御関連編

83.5

8. 集中制御

制御関連編

取扱説明書
ON/OFF集中コントローラー
品番

このたびは、ON/OFF集中コントローラーをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
●● 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

●● 本書はON/OFF集中コントローラーの取扱説明書です。室内ユニットおよび室外ユニットに付属の取扱説明書とあわせてお読みください。

CZ-10AN4据付（電気）工事説明書
別添付
上手に使って上手に節電●● ご使用前に「安全上のご注意」（下記）を必ずお読みください。

●● この取扱説明書は室内ユニットおよび室外ユニットに付属の取扱説明書とともに、大切に●保管してください。

●● お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
●

また、お使いになる方が代わる場合は、必ず本書をお渡しください。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

財産の損害が発生するお注意 「軽傷を負うことや、それがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。
してはいけない内容（禁止事項）です。

実行しなければならない内容（強制事項）です。

警告
据え付けや移動・修理は販売店か専門業者に依頼する

異常・故障時には直ちに使用を中止し、漏電しゃ断器を切る

必ず守る （水漏れや感電・火災の原因）

必ず守る （感電や火災の原因）

異常・故障例•● ●スイッチを入れても運転しない。
•● ●運転中にこげ臭いにおいがしたり、異常な音がする。
•● ●ブレーカーがたびたび切れる。
•● ●本体が変形したり、異常に熱い。
すぐに、販売店へ点検・修理を依頼してください。

当社指定のエアコンと接続して使う（水漏れや感電・火災の原因）
必ず守る

体の不自由な方や乳幼児だけが在室する状況でエコナビ機能を使わないぬれた手で操作しない

必ず守る （体調の悪化・健康障害の原因）

動きが小さい状態で長時間経過するとエコナビセンサーが不在と判定し、空調機の運転が停止することがあります。

（感電や故障の原因）
禁止

注意
リモコンを分解しない

水洗いしない（感電や故障の原因）（感電・火災の原因）

禁止

禁止

使用上のお願い●● 次のような場所に設置しない●•● 湿● 気・油分・振動が多い / 直射日光があたる / 熱源の近く/ 結露する●（故障の原因）● •● ノイズが発生する（誤動作の原因）●● スプレーを吹きかけない（誤動作や故障の原因）● •● ●液体（洗剤、アルコール、有機溶剤など）がかからないようにしてください。

C-214●● アルコール消毒液、ベンジンやシンナー、化学ぞうきんな●

どでふかない（変色や故障の原因）•● ●ひ どい汚れは、水またはぬるま湯を含ませ、よくしぼった布でふいてください。

8. 集中制御

制御関連編

本機の特長

ご使用方法

■ 接続台数 …●●1 台 のON/OFF集 中 コ ン ト ロ ー ラ ー に 最 多●16グループ、64台の室内ユニットを接続可能■ 操作機能 …●●運転／停止（個別または一斉）■ 順次始動 …●●一斉運転の場合は1～2秒間隔で運転を開始●①

別売のスケジュールタイマーの接続により、週間プログラムの運転が可能です。

各部のなまえとはたらき
運転／停止ボタン

名称表示板

運転または停止させます。
運転中点灯します（緑）。

該当する部屋名のラベルを貼
ります。

②

③

① 個別に室内ユニットを運転または停止をするとき
対象の室内ユニットの運転／停止ボタンを押します。
② 1 番から16 番の室内ユニットを同時に運転するとき●一斉運転ボタンを押します。
●1 番から1 ～ 2 秒間隔で順番に運転を開始します。
③ 1 番から16 番の室内ユニットを同時に停止するとき●一斉停止ボタンを押します。
●

一斉運転ボタン

一斉停止ボタン

すべてのエアコンを運転させます。

すべてのエアコンを停止させます。

本機は、運転モードの設定や温度の設定ができません。リモコンやシステムコントローラーなどから操作してください。

名称表示板の使いかた知っていただきたいこと

エアコンを運転したい部屋がわかり、エアコンの運転状態を動作表示ランプで確認できます。

●

ON/OFF集中コントローラー操作後、30秒以内に手元リモコンから操作を行うと、リモコン操作内容の表示が遅延することがあります。

●

本機のボタンが点滅している場合は以下についてご確認ください。
① 1● 番から16番のボタンが全て高速点滅（0.2秒間隔）しているとき
本機が室内ユニットを 1台も認識していない状態です。
② 本機を操作後に 15秒間高速点滅（0.2秒間隔）したとき●点 滅しているグループ番号の室内ユニットが操作を受けつけていない状態です。
③ ボタンが個別に低速点滅（1秒間隔）しているとき●点滅しているグループ番号の室内ユニットが警報状態または通信ができない状態です。
● 上記症状が続くようであれば、お買い上げの販売店にご相談
ください。

名称表示板

仕様
品

① 透明カバー左の穴に先のとがったものを差し込んで透明カバーをはずしてください。
② 付属のスイッチ表示ラベルに、部屋名を油性ペン等で記入して、名称表示板に貼り付けてください。

番

CZ-10AN4

外 形 寸 法（高さ）120.5●㎜●×●（幅）121.5●㎜（奥行き）14●+●51.1●㎜

質

500●g

量

使 用 温 度 ・● 0●℃～ 40●℃・20●% ～ 80●%
湿度範囲
（屋内設置専用）
電

源

単相 AC100●–●240●V50／ 60●Hz

消 費 電 力最大 4.0●W

接続可能台数

室内ユニット：最多 16 グループ（64台）

Printed in Japan
F0117-40423
ACXF55-16614
85464609366010

C-215

8. 集中制御

制御関連編

࿫͛⾷⯍ᕧ⾸క̗◻ᅽሤヰワバヰョョ⮥˛Ȼɻɐɵʀɱʀ
‫ݨ‬ᨯ CZ-10AN4●「据付（電気）工事説明書」をよくお読みのうえ、正しく安全に施工して ●「据付（電気）工事説明書」に記載されていない方法や、指定の部品をください。特に「安全上のご注意」
は、施工前に必ずお読みください。 使用しない方法で据え付けされたことにより事故や損害が生じた
当社では責任を負えません。また、
その据え付けが原因●据付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認してください。 ときには、で故障が生じた場合は、製品保証の対象外となります。
また、「据付（電気）工事説明書」は、「取扱説明書」「スイッチ表示ラベル」
と共に、お客様で保管いただくように依頼してください。
●接続する機器に付属の「据付（電気）工事説明書」もあわせてご覧ください。
●移設、修理の場合は「据付（電気）工事説明書」を工事担当の方へお渡しください。

યӴˀǽǣᗨ๟ ർǩǙમșǞǯǤǓ
人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
ƛチ◳ǲǮπǓᅀȡǦǮǷǜǺ᧯ǧȚ‫્ڈ‬ȓ၏્ǽᲦಏȡٚոǦǵƸ◻ᅽǦǵǓȍǨƹ

ƛチǙમșǓǮǯǞԑ૓ȡᓎǽࡖ▉‫ۥ‬Ƕ◻ᅽǦǵǓȍǨƹ

⚋‫「ܝ‬死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

してはいけない内容（禁止事項）です。

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生する

ᗨ๟ おそれがある内容」です。

実行しなければならない内容（強制事項）です。

⚋‫ܝ‬
࿫͛
⾷⯍ᕧ⾸
క̗ȡǨȚ֭ǺቊΧȡ࿫Ǘ͛ǠȚǷǜǺ

⾷⯍ᕧ⾸క̗ǾƸǙ⛷Ǔˀǡǽ⛩ॹಅȓଗ⫨ƪチ࿫͛チチチᏡ‫‮‬ǺϞⲠǨȚ（感電、チ
火災の原因）ƪチ⯍ᕧక̗ǾƸ⯍ᕧక̗ॲǛˁ▉Ǻ൝ǲǵ⒅Ǖ
ɿ⯍ᕧ▚ѿǺ⬄ǨȚཪ⒈࣠ᛡƷɿԑἠ╄Ღɿ࿫͛⾷⯍ᕧ⾸క̗◻ᅽሤ（感電、
火災の原因）

ƪチᜰ⯍ǦȒᄺࠔ
⾷ӴᏩ⫳⫱ᑿ⃆͛⾸ȡ‫ۄ‬ș͛ǠȚ（故障や、漏電時に感電、火災の原因）
ർǩଗ᧸ࡋ➇ȡπ᧸ǨȚƪチ⯍ᛠǾƸ
（感電、火災の原因）ƪチȪʀɁక̗
⾷ュ Ჷယࢄక̗⾸ȡ⒅Ǖ

ɿȪʀɁἠǾƸȴɁᶩƸᕮ⣔ᶩƸ⤀⯉⦠Ƹ⯍◊ǹǸǽȪʀɁἠǺယỮǦǹǓɿȪʀɁἠǾƸɡɱɻɈǽཆǨșǺǷȘǹǓƪチ͛ୡ‫ݨ‬Ǿഝ᰷࿀઻ǽ⤴‫ݨ‬ȡπ᧸ǨȚ
（製品の落下、感電、火災などの原因）ƪチ⥎ἠǾƸ
ཀ઻ǽȹ⾼ɞɳȡπ᧸Ǧǵ᯺ીǺယỮǦƸᴻ੿ယỮ⤴Ǻȹ⾼ɞɳǽঋ‫מ‬ǛΌȞȘǹǓȗǕǺ
᯺ીǺࡘ઻ǨȚ（故障や発熱、火災の原因）● ⥎ἠȡǾǤȍǹǓȗǕǺƸ
ȳɘʀǾә⢡ș᯺ીǺ‫ۄ‬ș͛ǠȚ（感電、火災の原因）ƪチǻțǮཆǶႣΰǦǹǓ（感電、故障の原因）

ᗨ๟࿫͛⾷⯍ᕧ⾸క̗ȡǨȚ֭ǺƪチᓎǽȗǕǹईཀǶπȞǹǓ（感電の原因）ቊΧȡ࿫Ǘ͛ǠȚǷǜǺ
火災の原因）
ƪチո╫ȓტ⢧Ǿ⒅ȞǹǓ（感電、ƪチ⥎ἠǾ⢛˛ယỮǦǹǓ（接触不良や絶縁不良、許容電流オーバーなどにより、感電や火災の原因）ƪチ⯍ᛠ⥎ἠȡɘɻɑǹǸǶትǼǵ‫ہ‬ẐǦǹǓ（発熱、
火災の原因）
ƪチ࿫͛క̗ǾƸǃ࿫͛⾷⯍ᕧ⾸క̗◻ᅽሤǄǺチチチ൝ǲǵ⒅Ǖ（感電、火災の原因）ƪチ⯍ᕧక̗ǾƸቊᑿȓɮɓɋɐǹǸǽᜰ⯍チチチǦȒᄺࠔȡչǲǵǚȘ⒅Ǖ（感電の原因）⦔⦖Ǻ١ո‵ǗȘțȚཀǺ᯺ીǺ⒅Ǖ
ƪチ࿫Ǘ͛ǠǾƸ
（製品の落下による、けがの原因）

ɿệ⯶ǨȚǷǢȜ
ɿ‫۝‬ᡨමȴɁǹǸǽᜰțȚǙǬțǽǑȚǷǢȜ
ɿᕮȓᖿ⾷ᑿ፦ᖿ‫܅‬ȏ⾸ǽⳎᖵǽএǓǷǢȜɿ⥫මȓȪɳȳɲමǽ᛹ᙉɿᣀᔝǹɁɟɴʀǹǸȡⲟὪǺπǕǷǢȜ
ɿ⃡ⳒමȴɁǹǸǽᜰțȚǙǬțǽǑȚǷȜ
ɿሱᑿ᛹ָǽⳎᖵǨȚǷǢȜ
ɿ⯍ᰁᗢǛլȚᑿ፦ǽǑȚǷǢȜ
ɿ⯍ࡿংؔǽএǓǷǢȜ（感電、
火災などの原因）ƪチ⯍ᕧక̗Ǿ͆ΧǺే⯍ǦǮⰙ⯍ᕧȡȪʀɁǺყ⯍ǦǵǚȘ⒅Ǖ（故障の原因）ቊΧȡ࿫Ǘ͛ǠȚǷǜǺƪチᕮᗴǓǦǹǓ（感電の原因）
Printed in Japan
W0117-70823
ACXF60-24706
85464369952010

C-216

8. 集中制御

制御関連編
⿀⥎ἠǽǦǚǮ

͘ᐯ‫ݨ‬ƷƷƷƷƷƷƷƷᨯ

ヤ・ノヒパモワフঋƷƷബƷƷ଍ƷƷᗕ(高さ) 120.5 mm × (幅) 121.5 ｍｍ(奥行き) 14 + 51.1 mm✤ƷƷƷƷƷƷƷƷ⦖

500 㼓

ƛチ⯍ᛠἠ
（「安全上のご注意」の内容をご確認ください。）
ƪチȹʀɞɳǽᲷⲲ

・使用基準：600 Vビニール電線（現地調達）
・柔軟性のある2mm²のケーブル（推奨）

0 ℃～ 40 ℃・20 % ～ 80 %πチ᧸チᚩチಏɿᛘチಏチᶽチࡕ
（屋内設置専用）
⯍
ᘲ

⛻

⯍

ᛠ

単相 AC100-240 V‫מ‬

最大4.0 Wယ Ữ ‫ ۞ ⃆ ۝‬ᄋ

・端子ネジ
：M4
・締め付けトルク：0.5 N・m（推奨値）

室内ユニット：最多16グループ (64台)ƷƷƷƷ͛ୡ‫ݨ‬ɕɀƷ⿋⿁⿍⿜⿃チjチ⿁⿄⾷ࣆ⡛ࢪ⿙⿘⿢ɤɋȷɁ᧸⾸ƪチ⯍ᛠᴻ੿

50/60HzƛチૅԑঋႣΰἠƪチȹʀɞɳǽᲷⲲ＜ ＞：個数・柔軟性のある2芯の0.5 ～ 2mm²のケーブルを必ず使用してください。
・シース部を含む絶縁物の厚みが1mm以上あるケーブル
・推奨品：VC T/VC TF/CPEVS/MV VS‫ۄ‬ཟ◻ᅽሤƷ⿋⿀⿍࿫͛⾷⯍ᕧ⾸క̗◻ᅽሤƷ⿋⿀⿍ɁȬɋɉ⒙ᰳɱɡɳƷチチ⿋⿀⿍ƪチἕ⥎ἠ⫧

・1000m以内※ ケーブルは現地調達のため、付属していません。

ƪチယỮ‫۞⃆۝‬ᄋ

ঋബ଍ᗕࡖ
⾷⒙⾸

14

121.5

51.1

ૅঋɮɓɋɐ
ૅԑɮɓɋɐ

最多30台
最多64台 *1

⮥˛֝൧ᑿࠔ

最多10台 *2含みます。
室外ユニット・室内ユニット・集中制御機器の合計は100台までです。
*2： ON/OFF集中コントローラーは1リンクに最多8台までです。

70.6

120.5

*1： 室内ユニットの台数には、ローカルアダプターの台数を࣠ቊ⥎ἠࡖૅԑঋႣΰἠȡˁࡖǽȗǕǺယỮǦǵǞǯǤǓƹ
⾷ⓔ⾸

90

ヒṾỚ

ቊᑿ

⾷ɛɳ᧸ɦɳɉȰȪȻɻɿȴɁɚʀɐɥɻɟȰȪȻɻ⾸⯍ᛠ
モヤヒパパノビフパ⿥
70.6

83.5

T1 T2 U1 U2

T1 T2 U1 U2

スケジュールタイマー
46‫ٸ‬Ρ⿉ㄎㄎ

室外
ユニット

室外
ユニット ૅԑঋႣΰἠドᥰࢄ☈⣕ナU1 U2 ɿᏩමǹǦ

U1 U2
室内ユニット1-1

U1 U2
室内ユニット
1-2

U1 U2

ヴノロリワレȪɈɟɇʀ

室内ユニット2-1

室内ユニット2-2● S-LINKアダプター・ローカルアダプターを接続する場合は、各製品に付属の「据付（電気）工事説明書」
をあわせてご覧ください。

࿫Ǘ͛Ǡᆣǽǣᗨ๟● 次のような場所に据え付けない。

ビṾỚ

⾷ȲɝȫɁɿಅⅮ᧸
ȰȪȻɻ⾸

ǙⲬǓ

• 直射日光や直接外気が当たる、窓際など • 不安定な場所• 過度な衝撃や振動のある場所（本機の取り付けネジが緩み、落下の原因） • 熱源の近くなど● 床面に対して垂直に据え付ける。
● 複数並べて設置するときは、
左右5mm、上下50mm以上離す。
● 使用温度、湿度範囲を満たす場所に据え付ける。
● 高周波が発生する機器（インバーター機器、自家発電機、医療機器、無線通信機器）のあるところは避けてください。
（本機の誤動作や故障の原因になったり、それらの機器へ弊害を与える場合があります）● テレビ、
ラジオ、パソコンなどの機器から１ｍ以上離してください。
（映像の乱れ、雑音の原因）● 漏電しゃ断器が地絡保護専用の場合は、漏電しゃ断器と直列に配線用しゃ断器か手元開閉器（開閉器+Ｂ種ヒューズ）を据え付ける。
● 配線は、地中に埋設しない。

ẹᴻ྆ཷ⾷ɟɱȸ⾸ǺǳǓǵ● 終端抵抗は室外ユニットまたはS-LINKアダプターに設定します。
● 接続する室外ユニットが1台の場合は1か所、複数台の場合は2か所を設定してください。
※室外ユニットまたはS-LINKアダプターなどに付属の「据付（電気）工事説明書」をご覧ください。

ポɁȹɀɭʀɳɇȬɦʀǽယỮミቊᑿЈ‫ۥ‬ᴻ੿۞

⯍ᛠᴻ੿۞
モヤチヒパパノビフパチヷ

C-217

ヶヒ ヶビ
ヒヱ

ヵヒ ヵビ

現地調達

チૅԑঋႣΰἠ⾷ጞɿⰒ⾸ɿᏩමǹǦ
100m以内
チ⯍ᛠἠ
⾷᫛ɿ⼽⾸
ɿᏩමǹǦ
Ɂȹɀɭʀɳ
ɇȬɦʀ

8. 集中制御

制御関連編

ヒチ⥎ἠǽǦǚǮ⾷ǳǴǜ⾸⿂チ▚ƛチ⥎ἠǽཆⱽーヴヸフǙ᮪ȘǪ
① カバー固定ネジ２本をはずし、電源カバーを取りはずす。
● 室内外操作線に、極性はありません。
② 電源線を電源端子台に接続し、アース線は、必ずアース端子に接続する。
● 室内外操作線にシールド線を使用する場合は、片側をアースとしてください。
③ 室内外操作線を信号端子台のU1、U2端子に接続する。
本機にアースを接続する場合は、信号端子台の1P（ ）へ接続してください。
④ 外部機器と接続する。
ǙⲬǓ● 外部機器を接続するときは「外部機器との接続」を参照してください。
● 電源線を、信号端子台の端子に接続しないでください。
（故障の原因）⑤ 別売のスケジュールタイマーを接続する。
● 室内外操作線を電源線などといっしょに合わせたり、
同一金属管内に収納● スケジュールタイマーを接続するときは、
スケジュールタイマーに付属のしたりしないでください。
（誤動作の原因）「据付（電気）工事担当およびサービス担当のかたへ」を参照してください。
● 配線を接続する際には、本機に傷が付かないようにご注意ください。
⑥ 電源カバーを取り付け、カバー固定ネジ２本を取り付ける。
DC12V
カバー固定ネジ

電源端子台

入力

信号端子台

信号端子台
電源
カバー

室内外
操作線

電源線
アース端子

ƛチঋ⤴ᑿࠔǷǽယỮ
ӱլ‫מ‬
ⱼᬶ

ӱլ‫מ‬
ⱼᬶ

警報

֝൧
ӱ‫מ‬

接点許容電圧：最大DC30 V
接点許容電流：最大0.5 A
最小適用負荷：DC5 V 1 mA

コモン

T1 T2
（+）
（-）

U1 U2

コモン 警報 運転

1P 室内外操作線ヰワバヰョョ⮥˛Ȼɻɐɵʀɱʀѩ▚ѿѩቷチͲᴻ੿۵ չոᴻ੿ ࡋ➇ό
ቷチͲ
出力
無電圧a接点配線長
運転
スタティック（リレー出力）
100 m 以内
デジタル入力

ᣞຎ
լ‫מ‬

電源端子台
AC 100-240 V

ケーブル太さ
0.5 mm2 ～2mm2

出力

コモン 一括 一括
1 停止 運転フチ▿

出力

ビチ࿫Ǘ͛ǠȚ
ǙⲬǓ

ください。
（操作部の取り付け時に、ネジ頭が基板にあたり、故障の原因）● ネジは、
締めすぎないでください。
（下ケースの変形による、落下の原因）● 先に本機に接続した配線をJISボックス下の丸穴に通して、本機電源部に衝撃を与えないようにゆっくりと挿入してください。

1 ᛡѿǨȚ

2 ルリヴɤɋȷɁǺ࿫Ǘ͛ǠȚŋチႣΰ⤴ࡘ઻ɕɀȡǾǩǦƸチƷチႣΰ⤴ȡ‫ۄ‬șǾǩǨŋチǑȘǚǧȐॕԑǺࣆȐ⡛ȍțǮルリヴɤɋȷɁƷチ⾷ᥰࢄ☈⣕⾸Ǻቊᑿȡ࿗ӱǨȚ

3 ȻɕȷɇȡယỮǦƸႣΰ⤴ȡ‫ۄ‬ș͛ǠȚ

操作部

操作部固定ネジŌチȻɕȷɇȡོǞƪǃピチ▚઻ɁȬɋɉǺǳǓǵǄチȡ‫ڹ‬ᡄǦƸ
ɏȫɋɟɁȬɋɉƷチ⾷ュリヱヴヸヒ⾸ȡ▚઻ǦǵǚȘƸ
ˁ▉ǽཆⱽǺ൝ǲǵ‫ۄ‬șƷチ͛ǠǵǞǯǤǓƹ
コネクタ

JISボックス（現地調達）
・JIS C8340
2個用スイッチボックス（カバー付）

ŋチȻɕȷɇȡယỮǨȚŌチˁȹʀɁ
⾷⯍ᛠ⤴͛⾸ȡルリヴɤɋȷɁǺ࿫Ǘ
Ʒチ͛ǠȚ
⾷ɕɀ
⾷͛ୡ⾸
⾸

・基板上の部品に配線が触れないようにしてください。
（配線はさみ込みによる基板破壊の原因）

ōチႣΰ⤴ࡘ઻ɕɀȡ‫ۄ‬ș͛ǠȚピチ▚઻ɁȬɋɉǺǳǓǵーヴヸヒɿビヾチɆʀɻȪɑɴɁ▚઻

※出荷時設定は以下のとおりになっております。
OFF：SW1・2・3・4・8
ON ：SW5・6・7▚઻ɁȬɋɉǺǳǓǵ ヰワバヰョョ⮥˛Ȼɻɐɵʀɱʀ╕੿⾷ヴヸヒɿビɿピ⾸╕⾷ヴヸピチヰョョ⾸ ੿⾷ヴヸピチヰワ⾸Ɇʀɻヒȸɳʀɟヒ 」 ヒプヴヸヒ⿉ヰョョ
ヴヸビ⿉ヰョョ

ーヴヸピヾチヰワバヰョョ⮥˛Ȼɻɐɵʀɱʀ╕੿▚઻

(

親：OFF
子：ON

)

ヰョョ ヰョョ ヰョョヰョョ ヰョョ ヰワ()

ヰワ ヰョョ ヰョョヰワ ヰョョ ヰワ)ヰョョ ヰワ ヰョョヰョョ ヰワ ヰワヰワ ヰワ ヰョョヰワ ヰワ ヰワɆʀɻピ
ȸɳʀɟピピ 」 フベヴヸヒ⿉ヰョョ
ヴヸビ⿉ヰワ

(① 1つのゾーンにON/OFF集中コントローラーを1台設置する場合は親（OFF）で使用してください。
② 1つのゾーンにON/OFF集中コントローラーを2台設置する場合は1台を親（OFF）、もう1台を子（ON）にしてください。
● 本機は各ゾーン毎に親子合わせて2台まで接続できます。

)

Ɇʀɻフ
ȸɳʀɟフペ 」 プフヴヸヒ⿉ヰワヴヸビ⿉ヰワ

(

C-218

)

ŋチቊᑿ
（本機
接続

Ōチቊᑿ
᠊៩
（1秒間
接続さ
点灯数

※一致し
設定」
なり、
※ローカ
制御ア

ブチ⮥

操作部
固定ネジ

ɷȬ

① [点
ユ
②温
③タ

এᑿ

(

操作するグループ（集中制御アドレス）に合わせてゾーン１から４を選択してください。
Ɇʀɻビ● 1ゾーンだけで使用の場合は、ゾーン１に設定します。
ȸɳʀɟヒヘ 」 ピビ
● 複数のゾーンで使用する場合、１台のON/OFF集中コントローラーは、ヴヸヒ⿉ヰワ
必ずゾーン１に設定してください。
ヴヸビ⿉ヰョョ

⾷ᛡѿ⾸チૅ
ƷƷƷチૅ

øૅԑ
ƪチቊ
ƪチ⮥
κ
⾷⮥
ƪチˀ
Ʒˁ▉
Ʒ▚઻

ŌチˀѩǚȘႣΰ⤴ȡ‫ۄ‬ș͛ǠȚ

コネクタ

② イン
コン
併用
を推
ただ
する

③ ②以
コン
1台
して

ヰワバヰョョ⮥˛Ȼɻɐɵʀɱʀѩ▚ѿѩቷチͲᴻ੿۵ չոᴻ੿ ࡋ➇όቷチͲ
一括運転：有電圧DC24 V 入力 パルス 入力
DC24 V パルス幅
一括運転
300 msec 以上
一括停止：有電圧DC24 V 入力
配線長
（一括停止入力がONの間は、一括停止
100 m 以内
定期的に停止信号を送信します）
ケーブル太さ
コモン1
入力許容電圧：DC24 V±10 ％0.5 mm2 ～入力許容電流：最大10 mA
2mm2
COM

● 下ケースを取り付けるとき（手順2）ネジは、下ケースにあたるまでしっかり締めて

① ON
する

1

ください。
ください。

因）
内に収納

い。

Ͳ
幅
ec 以上

以内

ル太さ
2
～

て、本機
さい。

ǠȚ

ɁȬɋɉ
ǲǵ‫ۄ‬ș

8. 集中制御

制御関連編

⿂チ▚઻ɁȬɋɉǺǳǓǵ⾷ǳǴǜ⾸ーヴヸフヾチ⮥˛֝൧╕੿▚઻

(

親：OFF
子：ON

)

① ON/OFF集中コントローラー 1台のみで使用する場合は親(OFF)で使用してください。
② インテリジェントコントローラー、システム
コントローラー等の他の集中制御機器と併用する場合は本機を子（ON）にすることを推奨します。
ただし「[SW5・6・7] 手元禁止設定」を使用
する場合は親（OFF）にしてください。
③ ②以外で1つのゾーンにON/OFF集中
コントローラーを2台設置する場合は1台を親（OFF）、もう1台を子（ON）にしてください。

ーヴヸブɿプɿヘヾチཆәᱞᓹ▚઻▚઻ɁȬɋɉǺǳǓǵ
⾷ヴヸブɿプɿヘ⾸

手元禁止に設定されたグループは、リモコンからの手元操作（運転/停止）が禁止されます。
「[SW4] 集中制御親子設定」が親（OFF）のときに使用できます。
※手元操作を許可したい場合は、
SW5・6・7をOFFにしてください。

ーヴヸベヾチʶᄛ⣌⟵バʶᄛџᓹଓ⛅▚઻
「一斉運転」「一斉停止」ボタンを押したときに運転/停止する対象を設定します。
①「[SW1・2] ゾーンアドレス設定」で選択したゾーン全てのグループを対象にする場合はOFFで使用してください。
② 手元禁止されているグループのみ対象とする場合はONで使用してください。

ȸɳʀɟチチヒ 」 ヒプチホチཆә▞‫۝‬ヰョョヰョョ ヰョョȸɳʀɟチチヒ 」 ヒプ⿉ཆәᱞᓹヰワ ヰョョ ヰョョȸɳʀɟチチヒ 」 フ⿉ཆә▞‫۝‬ȸɳʀɟチチブ 」 ヒプ⿉ཆәᱞᓹȸɳʀɟチチヒ 」 ベ⿉ཆә▞‫۝‬ȸɳʀɟチチペ 」 ヒプ⿉ཆәᱞᓹȸɳʀɟチチヒ 」 ヒビ⿉ཆә▞‫۝‬ȸɳʀɟチチヒピ 」 ヒプ⿉ཆәᱞᓹヰョョ ヰワ ヰョョヰワ ヰワ ヰョョヰョョヰョョ ヰワཆәᱞᓹ▚઻ᠪ‫׼‬ヰワ ヰワ ヰワフチ▿⣌⟵ǨȚ
⾷ᛡѿ⾸チૅԑɮɓɋɐǙȗȂૅঋɮɓɋɐǽǃ࿫͛⾷⯍ᕧ⾸క̗◻ᅽሤǄȡ‫ڹ‬ᡄǦƸ̗֭ǺૅԑɮɓɋɐǙȗȂƷƷƷチૅঋɮɓɋɐǽ▿⣌⟵ȡǦǵǞǯǤǓƹƪチቊᑿǽɤɇɻǛ᠊ᜈǦǵǓȚई۰ǾͨˁǺǳǓǵǣ᯺◜ǞǯǤǓƹŋチቊᑿǽ⯍ᛠȡӱțǵǞǯǤǓƹ
⾷ヒ⾸ヒᨯǚȘヒプᨯǽɤɇɻǛӴǵⶲ⢦᠊ᜈ⾷パハビᲈ⫻⭷⾸ǦǵǓȚǷǜ
（本機の16番ボタンが点滅し、室内ユニットの本機が室内ユニットを１台も認識していない状態です。
・室内ユニットの電源が入っているか確認してください。
接続グループを自動的に確認します。）
・集中制御アドレスが正しく設定されているか確認してください。
Ōチቊᑿǽǃʶᄛ⣌⟵ǄɤɇɻȡྍǦƸɤɇɻǽ
・室内外操作線がどこかで短絡または断線していないか確認してください。
᠊៩ȡ᯺◜ǦǵǞǯǤǓƹ
⾷ビ⾸ቊᑿȡႣΰൖǺヒブᲈ⫻ⶲ⢦᠊ᜈ⾷パハビᲈ⫻⭷⾸ǦǮǷǜ（1秒間隔で本機のボタン番号の順に運転します。）
点滅しているグループ番号の室内ユニットが操作を受けつけていない状態です。
接続されているグループと本機のボタンの・室内ユニットの電源が入っているか確認してください。
点灯数が一致していることを確認してください。
・集中制御アドレスが正しく設定されているか確認してください。
※一致していない場合は、「[SW1・2] ゾーンアドレス
・室内外操作線がどこかで短絡または断線していないか確認してください。
設定」および「5 集中制御アドレス設定」をご覧に ⾷ピ⾸ɤɇɻǛХ֌Ǻ΢⢦᠊ᜈ⾷ヒᲈ⫻⭷⾸ǦǵǓȚǷǜ
なり、設定を確認してください。
点滅しているグループ番号の室内ユニットが警報状態または通信ができない状態です。
※ローカルアダプターなどを接続する場合は、集中・室内ユニットの動作または室内外操作線を確認してください。
制御アドレスを設定してください。
・室内ユニットおよび室外ユニットの「据付（電気）工事説明書」
を参照し、試運転をしてください。
ƪチቊᑿƸႣΰൖǾピパᲈͨˀể⣏ǦǵǚȘƸཆәɲɪȻɻᵱǚȘႣΰȡ⒅ǲǵǞǯǤǓƹ

ブチ⮥˛֝൧ȪɑɴɁ▚઻øૅԑɮɓɋɐǙȗȂૅঋɮɓɋɐǽ▿⣌⟵ȡẹ̒ǦǵǚȘ⮥˛֝൧ȪɑɴɁȡ▚઻ǦǵǞǯǤǓƹƪチቊᑿǺ⮥˛֝൧ȪɑɴɁ▚઻ᑿ⃆ǾǑșȍǪȢƹ
ƪチ⮥˛֝൧ȪɑɴɁ▚઻Ǜ‫⃆۝‬ǹ⮥˛֝൧ᑿࠔ
⾷ȿɁɎɨȻɻɐɵʀɱʀƸȬɻɎɲɀȯɻɐȻɻɐɵʀɱʀᵱ⾸Ƿκ᧸ǨȚई۰ǾƸ⮥˛֝൧ᑿࠔǚȘ⮥˛֝൧ȪɑɴɁ▚઻ȡǦǵǞǯǤǓƹ
⾷⮥˛֝൧ᑿࠔǺ͛ୡǽǃ࿫͛⾷⯍ᕧ⾸క̗◻ᅽሤǄȡǣ╒ǞǯǤǓƹ
⾸ƪチˀ▉ͨঋǽई۰ǾɷȬɬʀɑɲɪȻɻȡ᧸ǓǵȸɳʀɟᕃǺ▚઻ǦȍǨƹƷˁ▉ǽཆⱽǺ൝ǲǵ⮥˛֝൧ȪɑɴɁȡ▚઻ǦǵǞǯǤǓƹ
Ʒ▚઻ẹ̒ൖƸቊᑿǽ⯍ᛠȡӱțǹǙǦǵǞǯǤǓƹ

ɷȬɬʀɑɲɪȻɻ⾷ヤ・ノヒパンヵピƸヤ・ノヒパンヵピモǹǸ⾸ǚȘ▚઻ǨȚ
④ [セット]ボタンを押す。
（「設定中」が点滅から点灯に変わる。）① [点検]ボタンと[換気]ボタンを同時に4秒以上押し続けます。
⑤ [点検]ボタンを押して、集中制御アドレスの設定を終了する。
ユニット選択ボタンは押さないでください。
（通常の停止状態になる。）② 温度設定「▲」、「▼」ボタンで項目コード03を選択します。
③ タイマー時間「▲」、「▼」ボタンで集中制御アドレスを設定します。

এᑿ⃆ɷȬɬʀɑɲɪȻɻ⾷ヤ・ノヒパンヵフャǹǸ⾸ǚȘ▚઻ǨȚ

1 ⿂ǳǽɤɇɻȡ۴ᆣǺフᲈͨˀྍǨ

会議室

2 ᷮ‫઻▚ٸ‬ȡ⣹ȅ▲▼→［決定］20:30（木）ユニットNo.は初期位置から変更しない。
項目コード03を選択します。
設定データを変更し、集中制御アドレスを設定します。
ユニットNo.選択位置で［戻る］を押して設定を終了します。

20:30（木）簡単設定

4.試運転設定
5.センサー情報表示
6.サービスチェック表示
7.簡単設定ﾍﾟｰｼﾞ送り [決定]確定
選択

ﾕﾆｯﾄNo.

項目コード

設定ﾃﾞｰﾀ

ﾕﾆｯﾄNo.

項目コード

設定ﾃﾞｰﾀ

ALL

01

0002

ALL

03

0001

メンテナンス機能[運転/停止] 運転開始へ

3 ▚઻ǨȚ

ﾕﾆｯﾄNo.変更

C-219

20:30（木）

20:30（木） 簡単設定

次へ

設定データ変更 [決定]確定

温

度・

湿

度

範

C-220

続

可

計

＊

LAN端子

外形寸法図

22

周

台

数

＊1

差

時

力

数

間

持

波

保

電

月

能

240

下記の合計台数が100台まで• 室内ユニット：64台まで＊2 • 室外ユニット：30台まで • 集中制御機器：10台まで

100日（常温25 ℃・満充電時） ※満充電に約8時間かかります。

±30秒／月（常温25 ℃） ※定期的に合わせてください。

最大20 W

単相 AC100 ～ 240 V・50/60 Hz

0 ℃～ 40 ℃・20%～ 80%（屋内設置専用）

2.7 kg(高さ) 240 mm ×（幅）280 ｍｍ（奥行き）20 + 65 mm

CZ-10EST4A

軽く押して、開閉する。

収納扉

280

電源オンの
とき点灯。

USB端子

電源ランプ

20

（mm）

85

取付け穴寸法１：最大接続可能台数は次の通りです。（最大2リンク接続可能）• 本機のみ : 室内ユニット128台、室外ユニット60台• 通信アダプター接続時：室内ユニット256台、室外ユニット120台＊
２：熱交換気ユニット、オン／オフ制御用ローカルアダプター、RACローカルアダプターの台数を含む。
※接続可能な熱交換気ユニットは、天井埋込形・天吊カセット形のマイコンタイプです。

接1リンクあたりの

時

費

圧・

定

電

格

使

消

量

囲

用

質

法

寸

番

形

外

224 (盤穴寸法）品

218 (ネジ穴ピッチ）仕様

CZ-10EST4A

インテリジェント
コントローラー（mm）

インテリジェントコントローラー / CZ-10EST4A

品番

取り付け用ネジ穴 φ 5
据え付け用ネジ穴φ５

据え付け用ネジ穴φ５242 (盤穴寸法）

255 (ネジ穴ピッチ）

8. 集中制御制御関連編

8. 集中制御

制御関連編

本機の特長

もくじ
本機の特長 ………………………………………………………… 2
もくじ ……………………………………………………………… 3
機能早見表 ………………………………………………………… 4
安全上のご注意 ………………………………………………… 5
使用上のお願い …………………………………………………… 6
据え付け上のご注意 ……………………………………………… 6
システム構成 ……………………………………………………… 7
用語の説明 ………………………………………………………… 8
省エネ機能について ……………………………………………… 9
エコナビ機能について ………………………………………… 11

本機は、小・中規模向けのPAC（オフィス・店舗用エアコン、ビル用マルチエアコン）、GHP（ガ
スヒートポンプエアコン）専用の空調機集中管理システムです。
z 本機1台で室内ユニット128台（64台×2系統）、室外ユニット60台（30台×2系統）
まで接続し、制御できます。
z 通信アダプターを接続すれば、室内ユニットを最大256台、室外ユニットを最大120台まで接続できます。
z 10.4インチTFTカラー（1024×768ドット）タッチパネル式液晶ディスプレイを採用していますので、誰でも簡単に操作することができます。

監視・操作

レイアウト機能P.23

すべての室内ユニット、室外ユニットの運転状
況（運転/停止、運転モード、警報など）をリア
ルタイムで確認することができます。
また、室内ユニットを選んで設定を変更することもできます。

設定前の準備

12

空調機の操作、状態を確認する

23

各部のなまえ ……………………………………………………
本機の操作について ……………………………………………
メニュー一覧 ……………………………………………………
初期設定 …………………………………………………………
暗証番号（パスワード）入力について …………………………

P.46「レイアウト」画面で、室内ユニットの設置場所
や状態を把握し視覚的な操作が可能です。
室内ユニットの検索、フィルター機能、レイア
ウトの拡大もできます。

室内ユニットの設定状態を確認する …………………………
室内ユニットの操作をする ……………………………………
室内ユニットの稼働状態を確認する …………………………
室外ユニットの稼働状態を確認する …………………………
熱交換気ユニットの設定を確認する …………………………
現在発生している警報を確認する ……………………………
室内ユニットを室内機アイコンで確認する …………………
室内ユニットをレイアウトで確認する ………………………

警報および操作状態変化履歴を確認する

68

積算値を確認する

74

空調エネルギー按分

P.50

室内ユニットの1日の稼働スケジュール（運転/
停止時間、運転モード、設定温度など）を個別
あるいはグループで登録することができます。
稼働スケジュールは2年先まで登録できます。

按分データを確認する

81

省エネ設定をする

86

51
54
60
64
66

メンテナンス設定を行う

186

付録

199

数字・文字列入力について …………………………………… 200
外部信号の接続 ………………………………………………… 202
按分計算方法 …………………………………………………… 203
知っていただきたいこと ……………………………………… 207
システムの構成を確定する …………………………………… 211
故障かなと思ったときは ……………………………………… 212
商標文および免責文について ………………………………… 213
仕様 ……………………………………………………………… 214

室内ユニットの積算値を一覧で確認する …………………… 75
室外ユニットの積算値を一覧で確認する …………………… 77
パルスメーターの積算値を一覧で確認する ………………… 79

P.81

153

本機の画面表示、音量を設定する …………………………… 187
本機のサービス連絡先を登録する …………………………… 188
ソフトウェアをアップデートする …………………………… 189
初期化・ログレベルを設定する ……………………………… 190
日時を設定する ………………………………………………… 192
試運転を行う …………………………………………………… 193
空調機との通信設定を行う …………………………………… 196
ユニットからの警報を無視する ……………………………… 198

警報履歴一覧を確認する ……………………………………… 69
操作状態変化履歴一覧を確認する …………………………… 71

稼働スケジュール

システム設定を行う

室内ユニットの基本設定を行う ……………………………… 154
室外ユニットの基本設定を行う ……………………………… 158
按分計算の基本設定を行う …………………………………… 161
スケジュールグループの名称を変更する …………………… 164
エリアグループの名称を変更する …………………………… 166
按分グループの名称を変更する ……………………………… 168
パルスメーターの基本設定を行う …………………………… 171
按分方法を設定する …………………………………………… 173
電気/ガス料金の単価を設定する …………………………… 174
空調機を連動的に制御する …………………………………… 175
送信メールの設定を行う ……………………………………… 181
通信アダプターを登録する …………………………………… 183
レイアウト/アイコンの設定を行う ………………………… 185

24
26
28
33
36
39
43
46

50

スケジュール設定の流れ ………………………………………
スケジュールを設定する ………………………………………
スケジュールをカレンダーに割り当てる ……………………
スケジュールの予定/実績を確認する ………………………
一時的にスケジュールを変更・追加する ……………………

139

データのバックアップを行う ………………………………… 140
データの復元を行う …………………………………………… 142
レイアウトのバックアップを行う …………………………… 144
レイアウトの復元を行う ……………………………………… 145
設定をCSVファイルとして出力する ……………………… 147
設定をCSVファイルとして入力する ……………………… 149
自動生成ファイルを保存する ………………………………… 151

13
14
18
20
22

スケジュールを設定する

データのバックアップ/復元を行う

按分データを一覧で確認する ………………………………… 82

室内ユニットの累計運転時間、室外ユニットのエンジン運転時間、運転回転数を一覧で確認で
きます。
（積算値）
これらのデータをもとに、室内ユニット単位あるいはエリア単位で電気・ガスの空調消費按分
率・使用量（kWh、m3）を算出し、一覧で確認できます。

設定温度に自動で戻す【設定温度自動リターン設定】……… 87
再運転を自動停止する【消し忘れ・運転自動停止設定】…… 90
設定温度の範囲を制限する【設定温度範囲制限設定】……… 93
時間帯で運転量を制御する【タイマー省エネ設定】/【効率運転設定】 ……………… 95
室外ユニットの騒音を抑える【室外静音モード設定】……… 97
デマンド接点入力を登録する【デマンド接点登録】………… 99• デマンド接点登録後の設定内容
室内ユニットのデマンド設定を行う【室内デマンド設定】… 100
室外ユニットのデマンド設定を行う【室外デマンド設定】… 103
消費電力/ガス量を抑制する【室外時間帯デマンド設定】/【ピークカット設定】 …… 105
一定間隔で運転を制御する【室内サイクリック制御設定】… 108
一定間隔で運転を制御する【室外サイクリック制御設定】… 112

データをグラフ表示する

115

ネットワーク経由で本機の遠隔操作を行う

132

グラフ表示機能について ……………………………………… 116
運転時間、エネルギー使用量をグラフ化する ……………… 119
温度変化をグラフ化する ……………………………………… 123
項目を自由に設定する ………………………………………… 126
ネットワーク設定を行う ……………………………………… 133
Webユーザー設定を行う …………………………………… 135
遠隔操作を行う ………………………………………………… 138

2

3

機能早見表

安全上のご注意

おもな機能のみ掲載しています。

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

エアコンの操作について

 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

必ずお守りください

警告 す。

注意 るおそれがある内容」です。

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」でやりたいことタイトル

ページ

室内ユニットの操作をしたい

室内ユニットの操作をする

26

運転モードを変更したい

室内ユニットの操作をする

26

設定温度を変更したい

室内ユニットの操作をする

26

フィルターサインをリセットしたい

室内ユニットの設定状態を確認する

25

風向、風速を変更したい

室内ユニットの操作をする

26

リモコン操作を禁止したい

室内ユニットの操作をする

26「軽傷を負うことや、財産の損害が発生す お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。
してはいけない内容（禁止事項）です。

実行しなければならない内容（強制事項）です。

警告
据え付けや移動・修理は販売店か専門業者に依頼する

運転状態の確認について

異常・故障時には直ちに使用を中止し、漏電しゃ断器を切る

必ず守る （水漏れや感電・火災の原因）

やりたいことタイトル

ページ管理している室内ユニットの稼働状況を確認したい

室内ユニットの稼働状態を確認する

28

現在発生中の警報を確認したい

現在発生している警報を確認する

39

警報の履歴を確認したい

警報履歴一覧を確認する

69

現在や過去の積算時間を確認したい

室内ユニットの積算値を一覧で確認する

75

現在や過去の按分率を確認したい

按分データを一覧で確認する

82

室内ユニットの稼働状態を「室内機アイコン」画面で確認したい 室内ユニットを室内機アイコンで確認する

43

室内ユニットの稼働状態を「レイアウト」画面で確認したい

46

室内ユニットをレイアウトで確認する

必ず守る （感電や火災の原因）

異常・故障例y スイッチを入れても運転しない。
y 運転中にこげ臭いにおいがしたり、異常な音がする。
y ブレーカーがたびたび切れる。
y 本体が変形したり、異常に熱い。

当社指定のエアコンと接続して使う（水漏れや感電・火災の原因）必ず守るぬれた手で操作しない

すぐに、販売店へ点検・修理を依頼してください。

（感電や故障の原因）
禁止

注意

設定について分解しない
やりたいことタイトル

室内ユニットの名称を変更したい

室内ユニットの基本設定を行う
エリアグループの名称を変更する

166

日時を設定する

192

スケジュールを決めて室内ユニットを運転したい

スケジュールを設定する（感電・火災の原因）

禁止

154

エリアグループの名称を変更したい
日付や時刻を調整したい

水洗いしない（感電や故障の原因）

ページ

禁止

50

画面の明るさを調整したい

本機の画面表示、音量を設定する

187

ブザー音を調整したい

本機の画面表示、音量を設定する

187

その他
やりたいことタイトル

ページ

USBメモリーにデータ（設定値、積算値、按分データなど）をバックアップしたい

データのバックアップを行う

140

運転時間、温度変化などをグラフに表示したい

データをグラフ表示する

115

4

5

C-221

8. 集中制御

制御関連編

使用上のご注意

システム構成z 次のような場所に設置しない
y 可燃性ガス等の漏れるおそれのあるところ
y 海浜地区等、塩分の多いところ
y 温泉地区、硫化ガスの発生するところ
y 水や油（機械油含む）の飛散や蒸気の多いところ
y 電圧変動の大きいところ
y 電磁波を発生する機械のあるところ
y 有機溶剤の飛散するところシステムの構成例は以下のとおりです。
インテリジェント
コントローラー

エリアグループ（P.8）

室内外
操作線
（無極性）

按分グループ（P.8）

リンク系統 #1

z スプレーを吹きかけない（誤動作や故障の原因）
y 液体（洗剤、アルコール、有機溶剤など）

室内外
操作線
（無極性）

パルス
メーター
×3
信号入力 ×3
信号出力 ×2

z アルコール消毒液、ベンジンやシンナー、化学ぞうきんなどでふかない（変色や故障の原因）
y ひどい汚れは、水またはぬるま湯を含ませ、よくしぼった布でふいてください。

（S-Link
アダプター
装着）（S-Link
アダプター
装着）（S-Link
アダプター
装着）（S-Link
アダプター
装着）

z 強い衝動を与えない（故障の原因）z コントローラーの近くで暖房器具を使用しない（変形・変色の原因）

通信アダプター操作線（RS-485（有極性））z 固いものやとがったものを使用しない（傷や故障の原因）

リンク系統 #2

z タッチパネルをたたいたり、強く押したりしない（故障の原因）z リモコンレスの室内ユニットが導入されている接続系統に集中機器としてインテリジェントコントローラーを使用する場合
は、システムコントローラーなどと複数設置する
z インテリジェントコントローラー起動時、「初期通信中」というメッセージ表示中は、インテリジェントコントローラーの電源を切らない（内部データ破損の原因）

室内外通信アダプター 操作線
（無極性）
リンク系統 #3
室内外
操作線
（無極性）

パルス
メーター
×3

据え付け上のご注意

信号入力 ×3
信号出力 ×2

z 湿気、油分、振動の多いところ、直射日光のあたるところ、熱源の近くには設置しない（故障の原因）通信アダプター操作線（RS-485（有極性））

z ノイズの多い場所には設置しない（誤動作の原因）

リンク系統 #4

z テレビ、ラジオ、パソコン等からは1 m以上離して設置する（映像の乱れや雑音の原因）

室内ユニット ：室外ユニット ：通信アダプター：

6

7

用語の説明

省エネ機能について

本書で使用している用語について説明します。

空調の無駄を無くし、空調機を交換しなくても省エネを実現します。

用語

説明

アダプターアドレス

1台の通信アダプター（別売）に割り当てられたアドレスです。パルスメーターの接続先が通信アダプターの場合、このアダプターアドレスを使用します。
設定
No.0：本機（設定済み）
No.1 ～ 7：通信アダプターで設定

リンク系統アドレス

1つの室内外操作線に接続された室内/室外ユニットの集まりです。
本機および通信アダプター（別売）では、2つのリンク系統が接続できます。
設定
No.1 ～ 2（固定）

室外ユニット系統アドレス

ある室外ユニットとその冷媒配管で接続された室内ユニットの集まりです。
1リンク系統内に最大30の室外ユニット系統を構成できます。
設定
No.1 ～ 30：リンク系統ごとに室外ユニット側で設定

集中制御アドレスリンク系統内で固有の値であり、他の集中コントローラー（システムコントローラー、マルチコントローラーなど）で共通に使用されます。
グループ制御の場合、グループに属する室内ユニットはすべて同じアドレスになります。
本書および本機では表記を「集中アドレス」と略しています。
設定
No.1 ～ 64：リンク系統ごとに本機および他の集中コントローラー側で設定

按分グループエリアグループ

30 分後

消し忘れ・運転自動停止 設定時間

21:00

リターン！

リターン！

変更

自動
OFF

検知

60 分

22:08
手動
ON

検知

60 分

検知

23:00
自動
OFF

消し忘れ

9:00
運転

手動
ON

停止

設定温度範囲制限設定

タイマー省エネ設定/効率運転設定※1

設定できる温度の範囲を制限したいときに。（P.93）

時間帯を指定して運転量を抑えたいときに。（P.95）

18℃

20℃

24℃

22℃

26℃

消費電力 / ガス量 大

28℃

30℃

消費電力 / ガス量 小

大／

冷やしすぎによる消費電力 / ガス量の削減

設定温度を26℃～ 30℃に制限

小

10:00

12:00 13:00

15:00

デマンド機能デマンド設定（室内ユニット・室外ユニット）

室外時間帯デマンド設定/ピークカット設定※2

最大需要電力/最大ガス量を抑えたいときに。（P.100、P.103）

時間帯を指定して
室外ユニットの運転量を抑えたいときに。（P.105）

デマンド1

大

／

ガス量

CO2排出量を抑え、地球温暖化
防止にも！

消費電力/ガス量

消費電力

スケジュールグループは、256件まで設定できます。

30 分後

60 分

変更

エリアグループは、按分計算（または操作/監視）上の1つの集まりで、複数（または単一）の室内ユニットで構成されます。システム全体で最大256グループまで設定できます。
設定
No.1 ～ 256：本機で設定

スケジュールグループ

スケジュール外に運転させても一定時間ごとに検知して自動で止めたいときに。
（P.90）

22℃

按分グループは、複数（または単一）のエリアから構成され、パルスメーターの測定範囲と一致し、按分率合計が100%になる集まりです。システム全体で最大256グループまで設定できます。
時間按分の場合、1つの按分グループでPAC、GHPを混在させることはできません。
負荷按分の場合、PAC、GHPを混在させることができます。
設定
No.1 ～ 256：本機で設定

制御グループは、複数（または単一）の室内ユニットまたは室外ユニットで構成され、サイクリック制御設定で同一の制御を行います。室内ユニットで最大10グループ、室外ユニッ
トで最大5グループまで設定できます。

消し忘れ・運転自動停止設定

温度を変えても決めた時間がたったら、設定した温度に自動で戻したいときに。（P.87）
28℃

グループ制御の場合、同じ名称になります。操作/監視/スケジュールの最小単位です。
設定
本機で設定

制御グループ

設定温度自動リターン設定

ガス量ある室外ユニット系統で、室内ユニットに割り当てられる固有の番号です。
グループ制御の場合も各室内ユニットに割り当てられます。
設定
No.1 ～ 64：室外ユニット系統ごとに室内ユニット側で設定

e-CUT機能

消費電力

室内ユニットアドレス

ユニット名

２５６台（６４ 台 リンク １６系統）
１２０台（３０台 リンク１６系統）
7台

デマンド2

小
8:00

12:00

16:00

20:00 時間

室内・室外サイクリック制御設定
一定間隔で繰り返し、室内・室外ユニットの運転量を抑えたいときに。（P.108、P.112）
５分制御グループ 1
制御グループ 2
制御グループ 3
制御グループ 4
制御グループ 5

8

５分

５分

５分

12:00 13:00

15:00

５分

強制停止
強制停止
強制停止
強制停止

お知らせ
y 機種によっては、これらの機能に対応していない場合もあ
ります。

強制停止

9

C-222

10:00

※1「効率運転設定」はガスヒートポンプエアコンご利用時の設定名です。
※2「ピークカット設定」はガスヒートポンプエアコンご利用
時の設定名です。

8. 集中制御

制御関連編
エコナビ機能について

省エネ機能について

エコナビセンサー（別売）で計測した人の活動量に応じて、室内ユニットが省エネ運転を行います。

デマンド制御について「デマンド」とは「需要電力」（30分間の平均電力）を指します。
電気の基本料金は、デマンドの最大値（最大需要電力）によって決定されます。空調負荷のかかる夏期や冬期には、この最大需要電力が発生します。
電力コスト削減のポイントは、こうした時期の最大需要電力を抑止することにあります。（電力会社との契約によっては異なる場合があります）
さらに、最大需要電力の抑止により、二酸化炭素排出量を減少させること
で地球温暖化防止にもつながります。

消費電力

消費電力
カット！

人の活動量が多い場合

人が不在の場合

z 冷房・ドライ時
設定温度で運転します。

不在が約20分継続したとき
z 冷房・ドライ時
人の在室時より、温度を高くして運転します。

z 暖房時
設定温度より温度を低くして運転します。

z 暖房時
人の在室時より、温度を低くして運転します。

デマンド1
デマンド2

空調機の消費電力が契約電力を超えないように常に監視し、下図のような8:00 12:00 16:00 20:00 時間
設定レベル（デマンド1 ～ 3）に基づいて空調機の能力を制御して省エネを行うことがデマンド制御です。
本機では、外部接続機器（デマンドコントローラー）から発信される負荷制御出力（デマンド出力）によって空調機を自動制御し、最大需要電力を抑止します。

デマンド制御について（室内デマンド設定の場合）
パルス信号生成不在が約1時間継続したとき
y 指定した不在運転モードで運転します。出荷設定は、設定温度を抑制した省エネ運転のまま継続します。
（不在運転
モードについては、エコナビセンサーの取扱説明書をご覧ください）
y 不在運転モード中に人を検知した場合、人の活動量に応じた運転状態に戻ります。

人の活動量が少ない場合

パルスメーター（電気）
パルス検出器
パルス変換器

z 冷房・ドライ時
設定温度より温度を高くして運転します。

デマンドコントローラー
負荷制御出力（デマンド出力）
A 接点
B 接点
C 接点

z 暖房時
設定温度で運転します。

インテリジェントコントローラー

設定レベル

設定例
制御グループ A

警告

制御グループ B

デマンド 1（A 接点） 室内ユニットの設定温度 ±1℃ 設定なし

体の不自由な方や乳幼児だけが在室する状況でエコナビ機能を使わない（体調の悪化・健康障害の原因）
動きが小さい状態で長時間経過するとエコナビセンサーが不在と判定し、空調機の運転が停止するこ
必ず守るとがあります。

デマンド 2（B 接点） 室内ユニットの設定温度 ±2℃ 室内ユニットの設定温度 ±2℃
デマンド 3（C 接点） 室内ユニットのサーモ OFF

制御グループ A

室内ユニットのサーモ OFF

お知らせ
y エコナビ機能のオン/オフは本機で設定できます。
y エコナビ機能の詳細設定を行うには別途エコナビ機能に対応したリモコン※が必要です。詳細設定方法については、エコナビ機能対応リモコン※の取扱説明書をご確認ください。
y エコナビ機能によって目標温度が変更されても、本機に表示される設定温度は変化しません。
y 不在運転（スタンバイモード）により送風運転に切り換わっても、本機に表示される運転モードは変化しません。
y 室内ユニットを複数台運転する場合は、部屋の状況によって省エネ効果が小さくなることがあります。
※ 多機能ワイヤードリモコン（CZ-10RT4A以降）

制御グループ B

A 接点 ON（冷房時）
室内ユニットの設定温度が1℃上がる

A 接点 ON（冷房時）
室内ユニットの設定温度のまま変化なし10

11

各部のなまえ①（左側面）

設定前の準備

設定前の準備本章では、本機の各部のなまえとはたらき、基本的な使いかたなどについて説明します。

準備

準備

設定前の準備⑤②③④（イラストは収納扉が開いた状態です）
名前説明① タッチパネル付カラー液晶ディスプレイ 画面上を指でタッチすることで操作することができます。

12② 電源ランプ

電源をオンにすると点灯します。

③ USB端子本機の各データ（設定、積算・按分）をバックアップするためにUSBメモリーを抜き差しします。

④ 収納扉

USB端子にUSBメモリーを抜き差しするとき、開閉します。
開くときは、収納扉を軽く押し込み、前に倒します。
閉じるときは、収納扉を持ち上げ、軽く押し込みます。

⑤ LAN端子ケーブルでネットワークに接続します。

13

C-223

8. 集中制御

制御関連編

本機の操作について

本機の操作について

本機はメニューに従って操作を行います。
操作画面はいずれも共通仕様になっており、見やすく、使いやすい画面構成になっています。

スピンボックスなどで、タッチパネルに触れた指を上下に移動させて設定する操作です。

！

ピ

チ

ッ

状態

表示例

カ

説明

設定オフ

設定されていない状態です。

設定オン

設定されている状態です。

設定不可

条件により設定できない状態です。

状態

ー

！

設定前の準備

ピッカー

タッチパネルに表示されるボタンやテキストボック
スなどに指で軽く触れる操作です。

表示例

設定前の準備

タッチ

ッ

ボタン

おもに画面の切り換え、設定の保存、設定のオン/オフ切り換え、項目の選択などに使用します。

タッチパネル上で行う基本的な操作について説明します。

タ

タッチパネルで操作・設定を行うために、画面上にはさまざまなボタンやボックスがあります。

準備

準備

タッチパネルの基本操作

ボタン・ボックスについて説明

選択

反転表示されている項目が選択されています。

選択不可

条件により選択できない状態です。

チェックボックス
スワイプ

項目の選択や機能のオン/オフ切り換えに使用します。

フリック

タッチパネルに触れた指を一定方向（上下）に滑らせる操作です。
画面をゆっくりとスクロールする場合に使用します。

タッチパネルに触れた指を一定方向（上下）にはらう操作です。
画面をすばやくスクロールする場合に使用します。

タ

スワ

ッ

イ

（滑

らせ プ！
る）

チ

表示例

状態

説明

未選択

選択されていない状態です。

選択

選択されている状態です。（この表示例の場合、自動停止機能が作動します）
タッチするとチェックが入ります。再度タッチするとチェックが消
えます。

し

て

スピンボックス

項目の表示切り換えや時間などの数値設定に使用します。

て

し

！
ク
ッ ）
リ う
フ はら

チ

ッ

表示例

（

タ

説明
で次の項目を表示します。 で前の項目を表示します。
次のように、項目が循環表示する場合もあります。
グループ１
グループ２
…
グループ５
で数値を昇方向に送ります。
で数値を降方向に送ります。
タッチしたままにすると、連続して数値を送ります。
次のように数値は循環表示されます。
例）「時」の場合「（空白）」 「00」 「01」
・・
・
「23」

14

15

本機の操作について

本機の操作について

テキストボックス

テキスト編集に使用します。
表示例

A

説明

C

D
設定前の準備ダイアログ

B

設定前の準備

テキストボックスをタッチすると、ソフトキーボードが表示されます。
文字列の入力はソフトキーボードを使って行います。
文字列の入力方法については、「数字・文字列入力について」（P.200）を参照してください。

準備

画面の見かた操作・設定画面には共通した項目とアイコンが表示されています。
各項目とアイコンについて説明します。

準備

ボタン・ボックスについて（つづき）

画面上に表示される、おもに設定を行う画面です。
設定を登録すると、自動的に閉じられます。
設定をせずにダイアログを閉じる場合は、 をタッチします。
（画面右上のをタッチして登録する場合もあります）

E

F

G
名前
サブメニュー名を表示します。

B 操作／設定画面名

操作／設定画面の名称です。

C 日時

現在の日時を表示します。

D 「ホーム」アイコン
E スクロールボタン

本書の表記について説明

A サブメニュー名

タッチすると、トップメニュー（P.18）が表示されます。
画面右側のをタッチすると、右側にスクロールします。

をタッチすると、左側にスクロールします。（スクロールできる方向によって表示が変わります。）
本書では、メニュー名、画面名などを以下のように表記しています。
種類

表記

表記例

トップメニュー
画面名
画面の表示項目「○○」「状態監視」「室内機基本」画面「選択」欄、「運転/停止」

サブメニュー名画面メニュー名
ボタン名［○○］［監視/操作］［室内機基本］［操作］

F 「戻る」アイコン

タッチすると、ひとつ前のメニューに戻ります。

G 「警告」アイコン

タッチすると、「発生中警報一覧」画面が表示されます。
（→「現在発生している警報を確認する（P.39））

自動リフレッシュ機能について
まれに、画面表示がリセット、またはトップメニューに戻りますが、自動リフレッシュ機能が働いたもので、故障ではありません。

メニューに戻ったときに表示されます。

16

17

C-224

8. 集中制御

制御関連編

メニュー一覧

メニュー一覧

状態監視

ヒ トップメニューを選ぶ

省エネ

設定

画面メニュー

概要

ページ

室内機基本
室内機詳細
熱交換気ユニット
室外機情報
発生中警報一覧
室内機アイコンレイアウト

室内ユニットの稼働状況を一覧で確認します
室内ユニットの詳細情報（運転回数など）を一覧で確認します
熱交換気ユニットの設定を一覧で確認します
室外ユニットの詳細情報（外気温度など）を一覧で確認します
現在、警報が発生しているユニット、警報内容、発生日時を一覧で確認します
室内ユニットの稼働状況を室内機のアイコンで確認します
室内ユニットの稼働状況を建物のレイアウト図面で確認します

24
28
36
33
39
43
46

登録したスケジュールの予定と実績を一覧で確認します
スケジュール予定/実績
1日のスケジュールをカレンダーに割り当てます
運転日モード設定
スケジュール運転時間設定 1日のスケジュールを登録します
登録したスケジュール（当日～ 4日後の5日間のみ）を変更しますスケジュール変更

64
60
54
66

警報履歴
操作状態変化履歴

システム内で発生した警報履歴を一覧で確認します
各室内ユニットの操作履歴を一覧で確認します

69
71

室内機積算
室外機積算
パルスカウント積算
按分データ

室内ユニットの積算データを一覧で確認します
室外ユニットの積算データを一覧で確認します
パルスメーターの積算データを一覧で確認します
按分集計の詳細情報を一覧で確認します

75
77
79
82

設定 （各設定を行います）
サブメニュー

画面メニュー概要87★ 消し忘れ・運転自動停止
設定★ 設定温度範囲制限設定★ タイマー省エネ設定/効率
運転設定※★ 室外静音モード設定

90動的に設定温度が戻ります
設定した時刻に室内ユニットが自動停止したあと、再運転した場合でも一定間隔で自動停止を繰り返します
温度の上限・下限を設定し、設定できる温度の範囲を制限します
時間帯を指定して運転量を抑えます

93
95

時間を設定して夜間の室外ユニットの運転音を昼間よりも抑えます97

ピークカット設定※
棒グラフ
折れ線グラフエネルギー（電気、ガス）の使用量などを棒グラフで表示します
温度変化などを折れ線グラフで表示します

設定★ エリアグループ名称設定★ 按分グループ名称設定☆ パルスメーター設定★ 按分方式設定★ 料金計算設定★ イベント制御☆ ネットワーク設定☆ メール設定☆ Webユーザー設定☆ 通信アダプター設定☆ レイアウト登録★ レイアウト/アイコン設定☆ 構成の確認※

エリアグループのグループ名を編集します
按分グループのグループ名を編集します
パルスメーターと按分グループの割り当てを行います
料金計算を行うときの按分方式を設定します
電気料金およびガス料金の単価を設定します
機器の入力条件と出力条件を設定して連動的な制御を行います
ネットワーク経由で遠隔操作するための設定を行います
メール送信サーバーを設定します
ネットワーク経由で本機にアクセスできるユーザーを登録します
本機に接続されている通信アダプターを登録します
サービス担当者専用画面です
レイアウトと室内機アイコンの表示項目を設定します
システム構成が変わったときに登録されている構成を変更します

166
168
171
173
174
175
133
181
135
183
ー
185
211

★ バックアップ★ 復元★ レイアウトバックアップ★ レイアウト復元★ CSV出力★ CSV入力★ 自動CSV保存

各データ（設定、積算/按分、履歴）をUSBメモリーに保存します
本機内あるいはUSBメモリーにバックアップしたデータを復元します
レイアウトのデータをUSBメモリーに保存します
USBメモリーにバックアップしたレイアウトのデータを復元します
本機の設定をCSV形式でエクスポート（出力）します
本機の設定をCSV形式でインポート（入力）します
本機内に自動生成されたCSVファイル（按分、履歴）を保存します

140
142
144
145
147
149
151

本機画面の明暗調整やブザー音の調整を行います★ 表示・音量設定※
本機のサービス連絡先（電話番号）を登録します★ 本体表示★ ソフトウェアアップデート※ 本機のソフトウェアのアップデートを行います
本機の設定を初期化します☆ 初期化※

112
105

日時を手動で設定します★ 日時設定オープンソースライセンス フリーソフトウェアライセンスを表示します

192
ー

☆ 試運転
☆ 空調機との通信設定★ 保守登録

193
196
198

本機設置後、室内ユニットの試運転を行います
本機－空調機間の通信方式などを設定します
メンテナンス対象となるユニットを登録します※ネットワーク経由での設定・操作はできません。
119123★☆印付きの画面メニューは、選んだときに暗証番号（パスワード）を入力する必要があります。
★はレベル1以上、☆はレベル2の暗証番号入力を示します。
詳しくは、「暗証番号（パスワード）入力について」（P.22）をご覧ください。

※ ガスヒートポンプエアコンご利用の場合

18

19

初期設定

初期設定

本機の設置直後、初期設定はシステムを正常に動作させるために必要な設定項目です。
運用形態に応じ、以下のフローに従って設定を行うと、本機を正常に動作させることができます。
×：設定は必要ありません。
運用形態

画面メニュー名

設定
現在日時の設定

日時設定

192

○

○

○

○

○

2

構成読み込み接続構成の確定
集中アドレス※1
ユニット名
按分グループエリアグループ

構成の確認
室内ユニット設定

211
154

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

室内ユニット設定
室内ユニット設定
室内ユニット設定

154
154
154

○
×
△※2

○
○

○
○

○
○

○
○

制御グループ

室内ユニット設定

154

△

○
△

○
△

○
△

○
△

操作対象外、
管理対象外

室内ユニット設定

154

△

△

△

△

△

室外ユニット名
リモコン禁止室外ユニット設定
空調機との通信設定

158
196

△

△

△

△

△

166
168

△
△※2
×

△
○
○

△
○
○

△
○
○

△
○
○
△

3

ユニット関連エリアグループ名称 エリアグループ名称設定

4

5

グループ関連按分グループ名称 按分グループ名称設定
スケジュール
グループ名称

スケジュールグループ名称
設定

164

△

△

△

△

按分グループとのパルスメーター設定
関連付け

171

×

×

×

○

○

パルスメーター設定

171

×

×

×

○

○

パルスメーター名 パルスメーター設定

171

按分方法（時間/負荷） 按分方式設定

173
173

×
×

×
○

×
○

△
○

△
○

×

○

○

○

○
△※4

パルスメーター メーターの種類
関連（電気/ガス）乗率（パルス単位量）

電力按分計算対象※3 按分方式設定

6

按分関連

省エネ分振り分け
設定

按分方式設定

173

×

×

△※4

×

発電用ガス按分
関連

按分方式設定

173

×

×

×

△※5

△※5

締め日の設定按分カレンダー設定

161
161
161

△※6
×
×

○

○

○

○

△
△

△
△

△
△

△
△

174

×

×

×

△

△

時間内範囲の設定 按分カレンダー設定
特定日の設定按分カレンダー設定
電気/ガス料金
料金計算設定単価※7
室内ユニット能力の設定※8

室内ユニット設定

154

×

△

×

△

×

電気ヒーター容量の設定※9室内ユニット設定

154

×

×

△

×

△

20

室内ユニットの電力を考慮する場合に選びます。室外ユニット、室内ユニット両方の電力を本機に取り込んで按分します。

サーモON時間

室内ユニットの電力を考慮しない場合に選びます。室外ユニットの電力のみを本機に取り込んで按分します。

※4 空調機に冷暖フリー機種や氷蓄熱機種を含む場合のみ設定が必要です。
※5 発電機能付きGHPの場合のみ設定が必要です。
※6 運転積算時間だけを管理する場合は設定が必要です。
※7 料金表示をする場合は必ず設定してください。
※8 ローカルアダプターに対してのみ設定が必要です。（→「ローカルアダプター（別売）について」（P.210））※9 負荷按分時の計算に使用されます。

21

C-225

設定前の準備

日時設定

設定前の準備参照
按分率表示のみ 使用量・料金表示
ページ 空調操作
のみ
時間
負荷
時間
負荷

1

運転時間

準備

カテゴリ
ステップ

△：場合によっては設定が必要です。

※1 システムコントローラーやマルチコントローラーなどと併用する場合の管理区分に注意する必要があります。
※2 エリア管理を行う場合は設定が必要です。
※3 電力按分の計算対象は以下から選んでください。

準備○：設定が必要です。

手順

187
188
189
190

初期化を行うと、すべてのデータを失うことになります。
絶対に初期化を行わないでください。

デマンドコントローラーと本体との接点（A接点、B接点、C接点）を登録します 99★ デマンド接点登録
室内ユニットを自動制御し、最大需要電力/最大ガス量をカットします 100★ 室内デマンド設定
室外ユニットを自動制御し、最大需要電力/最大ガス量をカットします 103★ 室外デマンド設定★ 室内サイクリック制御設定 指定の周期（3分/4分/5分）で、順次各制御グループの室内ユニット 108にサーモOFF/復帰を繰り返します★ 室外サイクリック制御設定 10分間隔で、順次各制御グループの室外ユニットにサーモOFF/復帰を繰り返します★ 室外時間帯デマンド設定/ 設定した時間帯に室外ユニットの消費電力/ガス量を抑えますページ

按分計算の特定日、締め日、各曜日の按分計算の対象時間帯（時間内 161
範囲）を設定します
室内ユニットアドレス、所属グループなどの設定を行います154☆ 室内ユニット設定
室外ユニット（アドレスなど）の設定を行います158☆ 室外ユニット設定
164★ スケジュールグループ名称 スケジュールのグループ名を編集しますページ★ 設定温度自動リターン設定 はじめに設定しておいた温度を変更しても、一定時間が過ぎると自概要★ 按分カレンダー設定

省エネ （省エネに関する設定を行います）
サブメニュー

画面メニュー

設定前の準備

状態監視 （接続されたユニットの状態を確認します）
サブメニュー

設定前の準備ビ サブメニューを選ぶ

準備

準備

z「省エネ」「状態監視」「設定」のタブをタッチします。

8. 集中制御

制御関連編

暗証番号
（パスワード）入力について
本機をご使用の場合①

準備「メニュー一覧」（P.18、P.19）で、★☆印の付いている画面メニューは、セキュリティ上、ご使用するために暗証番号を入力する必要があります。
画面メニューをタッチすると、暗証番号入力画面が表示されます。

本機は、室内ユニットの操作や確認、室内ユニットまたは室外ユニットの稼働状態を確認したりすることができます。
また、システム内で発生している警報を一覧で確認することもできます。

ブラウザをご使用の場合
ユーザーレベルによって、表示されない画面メニューがあります。
アクセス方法については、「遠隔操作を行う」（P.138）をご覧ください。
アクセス後にも画面メニューによっては暗証番号を入力する必要があります。
暗証番号の入力については、上記「本機をご使用の場合」をご覧ください。

画面メニュー

概要

ページ

室内機基本
室内機詳細
熱交換気ユニット
室外機情報
発生中警報一覧

室内ユニットの稼働状況を一覧で確認します
室内ユニットの詳細情報（運転回数など）を一覧で確認します
熱交換気ユニットの設定を一覧で確認します
室外ユニットの詳細情報（外気温度など）を一覧で確認します
現在、警報が発生しているユニット、警報内容、発生日時を一覧で確認します
室内ユニットの稼働状況を室内機のアイコンで確認します
室内ユニットの稼働状況を建物のレイアウト図面で確認します

24
28
36
33
39

室内機アイコンレイアウト

22

室内ユニットの設定状態を確認する「室内機基本」画面

本機に接続されているすべての室内ユニットの設定状態を一覧で確認できます。表示をエリアごとに切り換えることもできます［全選択］

z「室内機基本」画面が表示されます。

「室内ユニット設定」（P.154）で設定した表示順
に従って表示されます。

（P.154）
アドレス 「室内ユニット設定」
で設定したアドレスの順番に順従って表示されます。
C： 一覧に表示するエリアを選びます。
をタッチすると、エリアが切り換わります。［エリア表示］をタッチ
EF
すると、「エリア選択」ダイアログが表示されます。
（→「表示するエリアを選ぶ」（P.24））（「全エリア」→「エリア1」→「エリア2」→…→「エリアXXX※」→「全エリア」）※“XXX”は登録されているエリアの最終番号を示します。

ビ 表示するエリアを選ぶ

z エリアグループ（P.166）を9以上登録している場合は、スワイプあるいはフリックで上下にスクロールできます。
z「エリア選択」
ダイアログが閉じられ、選んだエリアの設定状態が一覧表示されます。

設定状態を確認する（P.25）

G

H

I

D：室内ユニットの設定状態を一覧表示します。
スワイプあるいはフリックで上下にスクロールできます。
y 項目名をタッチするたびに昇順（▲）
、降順（▼）に並べ替えることができます。
y 機種によっては表示されない項目もあります。
項目

ビ

ピ

D

説明

［選択］

操作する室内ユニットにチェックを入れます。

名称

室内ユニットの名称を表示します。
名前の右にアイコンが表示されているときは、何らかの事態が発生していることを示しています。
（警報表示）：室内ユニットのフィルター清掃が必要
：警報発生

状態

現在の動作状態（運転/停止）を表示します。（P.26）

モード

現在の運転モード（暖房/ドライ/冷房/送風/冷暖自動）を表示します。（P.26）

設温

現在の設定温度を表示します。（P.27）

室温

現在の室内温度を表示します。

風速

現在の風速
（急風/強風/弱風/風速自動）を表示します。（P.27）

風向

現在の風向を表示します。（P.27）

禁止

リモコン操作の「許可」「禁止1」～「禁止4」を表示します。（P.27）

スケジュール スケジュールの設定状態（有/無/停止）を表示します。
有：スケジュールを設定している状態を示します。
無：スケジュールを設定していない状態を示します。
停止：スケジュールは設定していますが、室内ユニットの電源を切っているなどスケジュールが起動していない状態を示します。

ビ

省エネ

省エネ設定を実行しているときは「●」を表示します。（P.27）

エコナビ

エコナビ設定を実行しているときは「

e-CUT

e-CUT機能を実行しているときは「●」を表示します。

」を表示します。
（エコナビ機能搭載機種のみ）（P.27）

E： フィルターの清掃終了後、タッチしてフィルターのアイコン表示を解除します。
F： タッチすると、「室内機アイコン」画面に切り換わります。
G：タッチすると、「レイアウト」画面に切り換わります。
H：タッチすると、親機のみ表示します。
I： Dで選んだ室内ユニットの「設定変更」ダイアログを表示します。
「設定変更」画面では、選んだ室内ユニットの設定を変更できます。（→「室内ユニットの操作をする」（P.26））y 室内ユニットの機種によって設定できる項目が異なる場合があります。
y 複数のユニットを選んだ場合は、共通する設定項目が「設定変更」ダイアログに表示されます。

お知らせy 室内ユニットを選んで設定を変更することができます。
（→「室内ユニットの操作をする」（P.26）
）

24

25

C-226

空調機の操作、状態を確認する［室内機基本］をタッチする

C

状態監視

ヒ

表示順

空調機の操作、状態を確認する

z「エリア選択」ダイアログが表示されます。

B

B： 一覧の表示順を変更します。

状態監視

ヒ ［エリア表示］をタッチする

すべての室内ユニットを選びます。

［選択クリア］ 室内ユニットの選択をすべて解除します。

y 本設定の前に、表示するエリアの登録と、そのエリアに室内ユニットを登録する必要があります。
「エリアグループの名称を変更する」（P.166 ～ 167）を行った後、「室内ユニットの基本設定を行う」（P.154 ～ 157）を行ってから、本設定を行ってください。

表示するエリアを選ぶ

A

A：［全選択］/［選択クリア］切換ボタン

お知らせ

ビ

43
46

23

室内ユニットの設定状態を確認する

ヒ

空調機の操作、状態を確認する

本章では、空調機（室内ユニット、室外ユニット）の設定状態の確認方法について説明します。

暗証番号を入力します。
y 所有する暗証番号のレベルによっては、画面メニューに入れない場合があります。

の［監視/操作］をタッチ
ヒ 「状態監視」
する

状態監視

設定前の準備②

空調機の操作、状態を確認する

8. 集中制御

制御関連編

室内ユニットの操作をする

室内ユニットの操作をする

室内ユニットを選んで運転/停止や設定温度などの操作ができます。操作は「設定変更」
ダイアロ
グで行います。
複数の室内ユニットを選んで同じ設定で運転することもできます。

ヒ「状態監視」の［監視/操作］をタッチ
する

項目

説明

設定温度

温度を設定します。

z「設定変更」ダイアログが表示されます。

ビ

風の強さを設定します。
1）［風速］
をタッチします。
2） 風速（ （急風）、 （強風）、 （弱風）、 （風速自動））を選びます。
風の向きを設定します。

風向※2

プ

1）［風向］をタッチします。
2） お好みの位置（ （F1）、 （F2）、（F3）、 （F4）、 （F5）、（スイング））にフラップを設定します。
スイング中にをタッチすると、お好みの位置でフラップを止められます。
y 暖房・送風・冷暖自動（暖房）時は5段階、冷房・ドライ時は3段階の調整になります。
y 風向設定できない機種の場合は「スイング」
「停止」
のみにな
ります。

ブ 操作内容を選ぶ
手元禁止※3

お知らせ
y 設定温度の上限値（あるいは下限値）で（あるいは）をタッチすると、設定値は空白（設定なし）になります。設定をしないときは空白にします。
さらに、
（あるいは
）をタッチすると、下限値（あるいは上限値）が表示されます。
例）
上限値30℃、下限値18℃（冷房）の場合

手元リモコンの許可/禁止を設定します。
1）［手元禁止］をタッチします。
で「許可」「禁止1」～
2）「禁止4」を選びます。
許可：リモコンでの操作を許可します。
禁止1 ～ 4：リモコンでの操作を制限します。禁止内容は変更できます。（→P.197）

ピ 「選択」欄にチェックを入れる

z 設定を変更する室内ユニットを選びます。
z［全選択］
をタッチすると、一括で操作できま
す。

共通表示部

ピ

運転/停止

省エネ

30℃（上限値）
29℃

1）［省エネ］をタッチします。
2）「有効」「無効」を選びます。
エコナビ設定の有効/無効を設定します。
1）

運転の開始/停止を設定します。

をタッチします。

2）「有効」「無効」を選びます。
※2 インテリジェントコントローラーに表示している
風向は、実際の角度とは異なります。
※3 リモコン使用の禁止・許可（出荷設定）

2）「運転」「停止」を選びます。
運転モードを設定します。
1）［運転モード］をタッチします。

運転/ 運転設定
風速 風向 省エネ
停止 モード 温度
許可
○
○
○
○
○
○
禁止1
×
○
○
○
○
○
禁止2
×
×
×
○
○
○
禁止3
○
×
×
○
○
○
禁止4
○
×
○
○
○
○
○：リモコンで設定・操作できる
×：リモコンで設定・操作できない
27

2） 運転モード（ （暖房）、 （ドラ、 （冷イ）、 （冷房）、 （送風）暖自動））を選びます。
※一括でモードを切り替えるときは、いったん全停止
してからモードを切り替えて数分間待ち、その後運転してください。

26

次ページに続く室内ユニットの稼働状態を確認する

室内ユニットの稼働状態を確認する

室内ユニットの稼働状態（フィルター残時間、運転回数など）を一覧で確認できます。
換気システムやデマンド制御の設定（ON/OFFのみ）を変更することもできます。

「室内機詳細」画面
A：［全選択］/［選択クリア］ボタンの［監視/操作］をタッチ
ヒ 「状態監視」
する［全選択］

z「室内機詳細」画面が表示されます。

ビ

ピ 設定の詳細を確認する（P.29）

A
C

B

B： 一覧の表示順を変更します。タッチする
たびに切り換わります。
アドレス順 「室内ユニット設定」（P.154）で設定したアドレスの順番に従って表示
されます。
表示順

「室内ユニット設定」（P.154）で設定した表示順に従って表示されます。

室外機順「室外ユニット設定」(P.158)で設定した室外ユニットの表示順に従って表示されます。

F

DE

C： 室内ユニットの詳細を一覧表示します。
スワイプあるいはフリックで上下にスクロールできます。
項目

説明

[選択]

換気設定あるいはデマンド設定をするユニットにチェックを入れます。

名称

室内ユニットの名称を表示します。
名称は変更できます。（→「室内ユニット設定」（P.154））

フィルター残時間が表示されるまでの目安時間を表示します。
グループ制御の子機は、「- -」表示になります。
対応室内ユニットのみ表示します。

運転回数

運転回数を表示します。

デマンド

デマンド制御の設定状態を表示します。デマンド制御を設定しているときは「ON」と表示されます。（→「室内ユニットのデマンド設定を行う」（P.100））サーモ

サーモスタットの作動状況を表示します。サーモスタットが作動しているときは「ON」と表示されます。

ファン

ファンの実際の風量（5速（急）/4速/3速（強）/2速/1速（弱）/微風/停止）を表示します。

吸込温度

現在の吸込温度を表示します。

吹出温度

現在の吹出温度を表示します。

換気出力

換気出力の設定（ON/OFF）を表示します。

D：換気出力の設定を変更します。
タッチすると、「換気設定」ダイアログが表示されます。（→「換気出力の設定を変更する」（P.30））
運転（ON）

換気出力の運転を開始します。

停止（OFF） 換気出力の運転を停止します。
E： デマンド制御の設定を変更します。
タッチすると、「デマンド設定」ダイアログが表示されます。（→「デマンド制御の設定を変更する」（P.31））

お知らせ

設定（ON）

デマンド制御を設定します。

解除

デマンド制御を解除します。

F： 表示されている室内機詳細をCSV形式で出力（保存）します。（→「CSVファイルとして出力（保存）する」（P.32））y 室内ユニットを選んで換気出力の設定を変更することができます。（→「換気出力の設定を変更する」（P.30））y 室内ユニットを選んでデマンド制御の設定を変更することができます。
（→「デマンド制御の設定を変更する」（P.31））

28

29

C-227

空調機の操作、状態を確認する

空調機の操作、状態を確認する［室内機詳細］をタッチする

すべての室内ユニットを選びます。

［選択クリア］ 室内ユニットの選択をすべて解除します。

状態監視

状態監視

ヒ

ビ

18℃（下限値）（空白）

省エネ運転の有効/無効を設定します。

説明1）［運転/停止］をタッチします。

運転モード※

19℃※熱交換気ユニットは「運転/停止」の
手元禁止のみ利用可能です。

操作表示部

共通表示部から設定項目を選び、操作表示部で操作を設定します。
項目

空調機の操作、状態を確認する

お知らせ
y「設定変更」ダイアログは、室内ユニットの機種によって設定できる項目が異なる場合があります。
y 複数のユニットを選んだ場合は、共通する設定項目
が「設定変更」ダイアログに表示されます。

z「室内機基本」画面が表示されます。

空調機の操作、状態を確認する

ビ ［室内機基本］をタッチする

風速

状態監視

状態監視

フ

z 操作内容を室内ユニットに送ります。
z 設定の変更が登録され、「設定変更」ダイアログが閉じられます。
z 操作を取り消す場合は、［キャンセル］をタッチします。

で温度を設定します。
2）（±1℃単位）＜設定できる範囲＞
y 冷房、ドライ：18℃～ 30℃
y 暖房：16℃～ 30℃※1
y 冷暖自動：17℃～ 27℃※1一部の機種の上限温度は26℃です。

フ ［操作］をタッチするヒプ ［送信］をタッチする

1）［設定温度］をタッチします。

8. 集中制御

制御関連編
室内ユニットの稼働状態を確認する

室内ユニットの稼働状態を確認する

換気出力の設定を変更する

デマンド制御の設定を変更する

ヒ 「選択」欄にチェックを入れる

デマンド制御の設定/解除を切り換えます。デマンド制御については、「室内ユニットのデマンド設定を行う」（P.100）を参照
してください。

ピ 設定を変更する

z 設定を変更する室内ユニットを選びます。
z 室内ユニットは複数選ぶこともできます。

z 設定が登録され、「換気設定」
ダイアログが閉じられます。

z「換気設定」ダイアログが表示されます。

z 確認のメッセージが表示されます。

ピ
ヒ

お知らせ

ビ

z この設定は「室内デマンド設定」に連携しています。（→「室内ユニットのデマンド設定を行う」（P.100））［デマンド設定］をタッチするz「デマンド設定」ダイアログが表示されます。

空調機の操作、状態を確認する

ビ ［換気設定］をタッチする

ピ 設定を変更する

z 設定を変更する室内ユニットを選びます。
z 室内ユニットは複数選ぶこともできます。

状態監視

空調機の操作、状態を確認する

ヒ

状態監視

ピ

ヒ 「選択」欄にチェックを入れる

フ ［はい］をタッチする
z 設定が登録されます。

ビ

ビ

30

フ

31

室外ユニットの稼働状態を確認する

室内ユニットの稼働状態を確認する

室外ユニットの詳細情報（外気温度、デマンド設定状態など）を一覧で確認できます。
室外ユニットを選んでデマンド制御の設定（ON/OFFのみ）を変更することもできます。

CSVファイルとして出力（保存）する
下記の画面は、「室内機詳細」の画面です。
「室外機情報」、「室内機積算」、「室外機積算」、「パルスカウント積算」、「警報履歴」のCSVファイルの出力（保存）方法は、「室内機詳細」と同じです。

フ

空調機の操作、状態を確認する

z 確認画面が表示されます。

ヒ

状態監視

ビ [CSV出力]をタッチする

空調機の操作、状態を確認する

z「安全にUSBメモリを取り外すことができます。
」というメッセージが表示されます。
［OK］
をタッチしたあとでUSBメモリーを取り外してください。
z USBメモリーを取り外してから収納扉を閉じてください。

状態監視

ヒ 収納扉を開き、USB端子にUSB
フ USBメモリーを取り出すときは、をタッチする
メモリーを挿入するの［監視/操作］をタッチ
ヒ 「状態監視」
する

ビ ［室外機情報］をタッチするz「室外機情報」画面が表示されます。

ビビピ ［OK］をタッチする

ピ 設定の詳細を確認する（P.34）

z 現在表示されている内容がCSV形式でUSBメ
モリーに保存されます。
z 保存が終了すると、保存終了の確認メッセージが表示されます。

お知らせ

z 室外ユニットを選んでデマンド制御の設定を変更することができます。
（→「デマンド制御の設定を変更する」（P.35））

32

33

C-228

8. 集中制御

制御関連編
室外ユニットの稼働状態を確認する

室外ユニットの稼働状態を確認する

デマンド制御の設定を変更する「室外機情報」画面

ヒ 「選択」欄にチェックを入れるA

ピ デマンド運転範囲を設定する

z 設定を変更する室外ユニットを選びます。
z 室外ユニットは複数選ぶこともできます。

B［選択クリア］ 室外ユニットの選択をすべて解除します。
B： 室外ユニットの詳細を一覧表示します。
スワイプあるいはフリックで上下にスクロールできます。

D

項目

C

説明

[選択]

デマンド制御を設定するユニットにチェックを入れます。

名称

室外ユニットの名称を表示します。
名称は変更できます。（→「室外ユニットの基本設定を行う」（P.158））

外気温度

外気温度を表示します。

デマンド

デマンド制御の現在の状態を表示します。
（→「室外ユニットのデマンド設定を行う」（P.103））

蒸発温度

蒸発温度制御レベル（なし/Lv1/Lv2/Lv3）を表示します。

静音

室外静音モードの作動状況を表示します。オフィス・店舗用エアコンの場合、2015年
製以降のS-LINKアダプター（CZ品番）でないと、対応しておりません。
（→「室外ユニットの騒音を抑える」（P.97））

オイル交換後運転時間

オイル交換後の運転時間を表示します。
（ガスヒートポンプ使用時のみ）

オイル点検サイン

エンジンオイルの点検サインを表示します。
（ガスヒートポンプ使用時のみ）
y サインが表示されている場合は、お買い上げの販売店またはサービス会社にオイル交換を依頼してください。

ヒ[設定無し]

デマンド運転の設定を解除します。

[強制停止]

デマンド運転を強制的に停止します。

で選んでいる室外ユニッ[運転XX%]（デマンド値） トで設定可能なデマンド値を選びます。
y 複数の室外ユニットを選んでいる
場合は、共通するデマンド値が表示されます。

ビ ［デマンド設定］をタッチするz「デマンド運転範囲」ダイアログが表示されます。

空調機の操作、状態を確認する

すべての室内ユニッ
トを選びます。

空調機の操作、状態を確認する

［全選択］

状態監視

状態監視

A：［全選択］/［選択クリア］ボタン

フ ［送信］をタッチする

z 設定が変更され、「デマンド運転範囲」ダイアロ
グが閉じられます。
z 設定を取り消す場合は、［キャンセル］をタッチします。

ビインバーター発電瞬時値 ソーラーリンクエクセルあるいはハイパワーエクセルのインバーター発電瞬時値の現在（kW）値を表示します。
ソーラー発電瞬時値（kW）

ソーラーリンクエクセルのソーラー発電瞬時値の現在値を表示します。

C： デマンドを変更します。
タッチすると、「デマンド運転範囲」ダイアログを表示します。
（→「デマンド制御の設定を変更する」（P.35））
D：表示されている室外機情報をCSV形式で出力（保存）します。（→「CSVファイルとして出力（保存）する」（P.32））

34

35

熱交換気ユニットの設定を確認する

熱交換気ユニットの設定を確認する

空調システムに組み込まれたすべての熱交換気ユニットの設定を一覧で確認できます。
熱交換気ユニットの設定を変更することもできます。

「熱交換気ユニット」画面

このシステムで使用できる熱交換気ユニットは以下のとおりです。
y 天井埋込形 MZD8シリーズ以降（マイコンタイプ）
y 天吊カセット形 MZB8シリーズ以降（マイコンタイプ）

A
B

お知らせ

ヒ

z「熱交換気ユニット」画面が表示されます。

ビ

ピ 設定を確認する（P.37）

A：［全選択］/［選択クリア］ボタン［全選択］

すべての熱交換気ユ
ニットを選びます。

［選択クリア］ 熱交換気ユニットの選
択をすべて解除します。
B： 熱交換気ユニットの詳細を一覧表示します。
スワイプあるいはフリックで上下にス
クロールできます。

C

項目

D
説明

[選択]

操作するユニットにチェックを入れます。
複数の熱交換気ユニットを同じ設定で操作する場合は、対象となるユニットにチェックを入れます。

名称

熱交換気ユニットの名称を表示します。
警報が発生している場合にが表示されます。

フィルター

フィルター清掃が必要な場合に運転

現在の運転状況を表示します。

換気モード

現在の換気モード（自動換気/熱交換気/普通換気）を表示します。
自動換気：室温・外気温を検知し、普通換気と熱交換気を自動で切り換えます。
熱交換気：外気を室温に近づけて取り入れます。
普通換気：外気をそのまま取り入れます。

風量

現在の換気風量を表示します。

が表示されます。

禁止

手元リモコンの設定を表示します。
※熱交換気ユニットは「運転/停止」の手元禁止のみ利用可能です。

24時間換気

24時間換気を設定している場合は「○」、設定していない場合は「×」が表示されます。

ナイトパージ※

ナイトパージ機能を設定している場合は「○」、設定していない場合は「×」が表示されます。

室温

現在の室内温度を表示します。

※ エアコン停止後、室内の熱気を自動感知して排出すると同時に屋外の冷気を取り込んで外気冷房する機能です。
C： フィルター清掃後にタッチすると、がクリアされます。

D：選択した熱交換気ユニットの設定を変更します。（→「設定を変更する」（P.38））

37

36

C-229

空調機の操作、状態を確認する

空調機の操作、状態を確認する

ビ ［熱交換気ユニット］をタッチする

状態監視

z 熱交換気ユニットを選んで設定を変更することができます。
（→「設定を変更する（P.38））

状態監視

ヒ「状態監視」の［監視/操作］をタッチする

8. 集中制御

制御関連編
現在発生している警報を確認する

熱交換気ユニットの設定を確認する

現在、空調システム内で警報が発生している室内ユニット名称、警報コード、発生/復旧日時を一覧で確認できます。警報一覧をCSV出力したり、警報履歴を確認したりすることもできます。

設定を変更する

ヒ 「選択」欄にチェックを入れる

ピ 各設定を行うの［監視/操作］をタッチ
ヒ 「状態監視」
する

項目

ビ ［操作］をタッチする

説明

運転/停止

1）［運転/停止］をタッチします。
2）「運転」「停止」を選びます。

z「設定変更」ダイアログが表示されます。

運転モード1）［運転モード］をタッチします。

空調機の操作、状態を確認する

操作表示部

共通表示部から設定項目を選び、操作表示部で操作を設定します。

空調機の操作、状態を確認する

共通表示部

ヒ

ヒ

状態監視

状態監視

z 設定を変更する熱交換気ユニットを選びます。
z チェックは複数入れることができます。複数選
択した熱交換気ユニットは、すべて同じ設定で動作します。

ビ ［発生中警報一覧］をタッチするz「発生中警報一覧」画面が表示されます。

2） （普通換気）、 （熱交換気）、（自動換気）を選びます。
風速1）［風速］をタッチします。

手元禁止1）［手元禁止］をタッチします。

ビ2） （強風）、 （弱風）を選びます。
2）「許可」、「禁止1 ～ 4」を選びます。
※熱交換気ユニットは「運転/停止」の
手元禁止のみ利用可能です。
ナイトパージ 1）［ナイトパージ］をタッチします。

ピ 発生中の警報を確認する（P.40）

2）「有効」「無効」を選びます。

ビ

24時間換気1）［24時間換気］をタッチします。
2）「有効」「無効」を選びます。

フ ［送信］をタッチする

z 設定が登録され、「設定変更」
ダイアログが閉じられます。
z 設定を取り消す場合は、［キャンセル］
をタッチ
します。

フ

38

39

現在発生している警報を確認する

現在発生している警報を確認する

警報を検索する「発生中警報一覧」画面
A： 警報発生通知のブザーを停止します。
B： 条件（ユニット名称、期間）を設定して警報を検索します（→「警報を検索する」（P.41））

C

説明

警報コード

現在発生している警報
内容が表示されます。

発生/復旧日時 警報が発生した日時が表示されます。
D：表示されている警報一覧をCSV形式で出力（保存）します。
（→「警報一覧をCSV形式で出力（保存）する」（P.42））

DE

E： タッチすると、「警報履歴」画面が表示されます。（→「警報履歴一覧を確認する」（P.69））

z 表示条件に合致した警報が一覧表示されます。
z 検索を取り消すときは、［キャンセル］をタッチ
します。

ヒ

ピ

ビ 条件を設定するお知らせ

z 警報発生中は画面がブラックアウトしません。
z 画面がブラックアウト中に警報が発生すると、画面が復帰し、ブザー音が鳴ります。
（消音設定以外の場合）

項目

説明

名称

検索対象となるユニット名称を一覧から選びます。

期間の設定

検索対象となる期間（最初、最後）をそれぞれ設定します。上が期間の最初、下が期間の最後になります。
①［設定］をタッチする
y「日時設定」ダイアログが表示されます。
②日時を設定する
y
で「年」
「月」
「日」
「時」
「分」
「秒」
を設定します。

③［OK］をタッチする
y 設定が登録され、「日時設定」ダ
イアログが閉じられます。
y 設定を取り消す場合は、［キャンセル］をタッチします。
［最新情報表示］

タッチすると、設定した期間がクリアされ、最新100件の警報が表示されます。

41

40

C-230

空調機の操作、状態を確認する

現在警報が発生しているユニット名が表示されます。

空調機の操作、状態を確認する

名称

ピ ［表示］をタッチする

z「表示条件」画面が表示されます。

状態監視

項目

ヒ ［表示条件］をタッチする

B

状態監視

C： 現在発生中の警報を一覧表示します。
スワイプあるいはフリックで上下にス
クロールできます。

A

8. 集中制御

制御関連編
室内ユニットを室内機アイコンで確認する

現在発生している警報を確認する

警報一覧をCSV形式で出力（保存）する

本機に接続されているすべての室内ユニットの設定状態を「室内機アイコン」画面で確認できます。表示をエリアごとに切り換えることもできます。

ヒ 収納扉を開き、USB端子にUSB
フ USBメモリーを取り外すときは、をタッチする
メモリーを挿入するお知らせ
y 本設定の前に、表示するエリアの登録と、そのエリアに室内ユニットを登録する必要があります。
「エリアグループの名称を変更する」（P.166 ～ 167）を行った後、「室内ユニットの基本設定を行う」（P.154 ～ 157）を行ってから、本設定を行ってください。

z 確認画面が表示されます。

フ

表示するエリアを選ぶ

ヒ ［エリア選択］をタッチするヒz「エリア選択」ダイアログが表示されます。

ヒビ ［室内機アイコン］をタッチするz「室内機アイコン」画面が表示されます。

ビ

空調機の操作、状態を確認する

空調機の操作、状態を確認する

ビ ［CSV出力］をタッチするの［監視/操作］をタッチ
ヒ 「状態監視」
する

状態監視

状態監視

z「安全にUSBメモリを取り外すことができます。
」というメッセージが表示されます。
［OK］
をタッチしたあとでUSBメモリーを取り外してください。
z USBメモリーを取り外してから収納扉を閉じてください。

ビ 表示するエリアを選ぶ

ピ ［OK］をタッチする

z エリアグループ（P.166）を9以上登録している場合は、スワイプあるいはフリックで上下にスクロールできます。
z「エリア選択」ダイアログが閉じられ、選んだエリアの設定状態が一覧表示されます。

ビz 現在表示されている警報一覧がCSVファイル
としてUSBメモリーに出力（保存）されます。
z 保存が終了すると、保存終了の確認メッセージが表示されます。
z CSVファイルは「icxi/csv/almlist」フォルダ内に出力（保存）されます。
（出力されるファイル名の一例）
al_20160518.csv

ピ 設定状態を確認する（P.44）

ビ

お知らせ
y 室内ユニットを選んで設定を変更することができます。
（→「室内ユニットの操作をする」（P.26手順5））42

43

室内ユニットを室内機アイコンで確認する

室内ユニットを室内機アイコンで確認する「室内機アイコン」画面
情報表示項目

A：［全選択］/［選択クリア］切換ボタン［全選択］

すべての室内ユニットを選びます。

A［選択クリア］ 室内ユニットの選択をすべて解除します。

C

B

項目

H

保守登録

運転状態

暖房
冷房

F

G

室内機名称
設定温度
室内温度

風向

表示

説明
強風

暖房

送風

警報

自動

ドライ

保守

リモコン禁止1

F1

リモコン禁止2

F2

リモコン禁止3

ドライ

F3

冷暖自動

F4

スケジュール

当日スケジュール有効

停止

F5

省エネ

省エネ運転有効

設定温度

設定温度

スイング

エコナビ

エコナビ設定有効

室内温度

室内温度

スイング停止e-CUT

e-CUT機能設定有効

風速急風

リモコン禁止4

室内機アイコン一覧
使用しているユニットの形状を表示します。
1方向天井
カセット形

2方向天井
カセット形

4方向天井
カセット形

天井ビルトイン
カセット型

ビルトイン
オールダクト型

天井埋込形
高静圧

天井吊形

壁掛形

天吊形厨房用
エアコン

ペリメーター用
床置形

床置形

床置プレナム・ダクト形

壁ビルトイン型

直膨コイル付き
外気処理ユニット

ローカル
アダプター

全熱交換機

D：タッチすると、「室内機基本」画面に切り換わります。
E： タッチすると、「レイアウト」画面に切り換わります。
F： タッチすると、親機のみを表示します。
G：Cで選んだ室内ユニットの「設定変更」ダイアログを表示します。
「設定変更」画面では、選んだ室内ユニットの設定を変更できます。（→「室内ユニットの操作をする」（P.26手順5））
y 室内ユニットの機種によって設定できる項目が異なる場合があります。
y 複数のユニットを選んだ場合は、共通する設定項目が「設定変更」ダイアログに表示されます。
H：情報表示エリアに、全室内ユニットの稼働状況を表示します。
情報表示エリアのアイコンをタッチすると、同じ運転状態の室内機アイコンのみが表示されます。

44

45

C-231

説明
リモコン許可風速自動室内機アイコン運転状態
運転状態を色で表示します。
凡例）

冷房

表示

リモコン禁止室内機アイコンをタッチすると赤枠で表示されます。複数のユニットを選ぶことができます。

停止

項目
手元禁止

弱風

空調機の操作、状態を確認する

E

空調機の操作、状態を確認する

D

項目
風速

送風

状態監視

C： 室内ユニットの設定状態を室内機のアイコンで表示します。
スワイプあるいはフリックで上下にスクロールできます。
y 機種によっては表示されない項目もあります。

室内機アイコン

説明
警報発生

保守

状態監視

B： 一覧に表示するエリアを選びます。
をタッチすると、エリアが切り換わります。［エリア選択］をタッチす
ると、「エリア選択」ダイアログが表示されます。（→「表示するエリアを選ぶ」（P.43））（「全エリア」→「エリア1」→「エリア2」→…→「エリアXXX※」→「全エリア」）※“XXX”は登録されているエリアの最終番号を示します。

表示警報

8. 集中制御

制御関連編

室内ユニットをレイアウトで確認する

室内ユニットをレイアウトで確認する

本機に接続されているすべてのユニットの設定状態を、レイアウト図面で確認できます。
表示をエリアごとに切り換えることもできます。

「レイアウト」画面

お知らせ

A： 3段階の拡大率のボタンで、画面の表示サイズが変更できます。

y 本設定の前に、表示するレイアウト図面の登録と、そのレイアウト図面に室内ユニットを登録する必要があります。

＜拡大率100％＞

ビ ［レイアウト］をタッチするz「レイアウト」画面が表示されます。

＜拡大率200％＞

A

B

C

D

E

F

G

H

空調機の操作、状態を確認する

空調機の操作、状態を確認する

ヒ

状態監視

状態監視

ヒ

「状態監視」の［監視/操作］をタッチする＜拡大率400％＞ビ
白抜き部分を動かすことで、見たい部分に移動できます。

ピ 設定状態を確認する（P.47）

B： タッチすると、「室内機基本」画面に切り換わります。（P.24）
C： タッチすると、「室内機アイコン」画面に切り換わります。（P.43）
次ページに続く

46

47

室内ユニットをレイアウトで確認する

室内ユニットをレイアウトで確認する「レイアウト」画面「レイアウト」画面
G：室内ユニットフィルタを設定します。
y 設定した条件に合致した室内ユニットだけが表示されます。

D：室内ユニットの操作が可能になります。
y 操作したい室内ユニットをタッチすると、チェックが付き選択状態となります。複数選ぶこともできます。
y［操作］をタッチすると、「設定変更」ダイアログが表示され、選んだ室内ユニットの設定を変更できます。

状態監視

状態監視
H：Dで選んだ室内ユニットの「設定変更」ダイアログを表示します。
「設定変更」画面では、選んだ室内ユニットの設定を変更できます。（→「室内ユニットの操作をする」（P.26））y 室内ユニットの機種によって設定できる項目が異なる場合があります。
y 複数のユニットを選んだ場合は、共通する設定項目が「設定変更」ダイアログに表示されます。

室内機アイコン「レイアウト」画面アイコン表示説明
室内機アイコン
設定温度

E： 表示したいレイアウト図面を選びます。
y タッチすると、「レイアウト図面選択」ダイアログが表示されます。選択するとダイアログが消え、選んだ「レイアウト」画面が表示されます。

室内温度
室内機アイコン運転状態
運転状態を色で表示します。
凡例）
停止

暖房

送風

警報

冷房

自動

ドライ

保守

室内機アイコン一覧
使用しているユニットの形状を表示します。

F： 室内ユニットを検索します。
y タッチすると、「室内ユニット選択」ダイアログが表示されます。選択するとダイアログが消え、選んだ室内ユニットが平面図中央に、拡大倍率400％で表示されます。

1方向天井
カセット形

2方向天井
カセット形

4方向天井
カセット形

天井ビルトイン
カセット型

ビルトイン
オールダクト型

天井埋込形
高静圧

天井吊形

壁掛形

天吊形厨房用
エアコン

ペリメーター用
床置形

床置形

床置プレナム・ダクト形

壁ビルトイン型

直膨コイル付き
外気処理ユニット

ローカル
アダプター

全熱交換機

次ページに続く

48

49

C-232

空調機の操作、状態を確認する

空調機の操作、状態を確認する

y 選択範囲をスワイプ操作で囲むことで、複数の室内ユニットを選択できます。

8. 集中制御

制御関連編
スケジュール設定の流れ
本システムでは、室内ユニットごとにスケジュールを設定し、自動的に稼働させることができます。
スケジュールは月単位で2年先まで設定することができます。
また、同じスケジュールで稼働する室内ユニットを“スケジュールグループ”として登録することもできます。

本章では、スケジュールの設定方法について説明します。

概要

ページ

登録したスケジュールの予定と実績を一覧で確認します
スケジュール予定/実績
1日のスケジュールをカレンダーに割り当てます
運転日モード設定
スケジュール運転時間設定 1日のスケジュールを登録します
登録したスケジュール（当日～ 4日後の5日間のみ）を変更します
スケジュール変更

64
60
54
66

スケジュールを設定する
z「スケジュールを設定する」（P.54）
室内ユニットのスケジュールを登録します。
y スケジュール登録時、「運転日モード」を決めて設定を行います。運転日モードは全部で50種類登録できます。

「運転日モード」とは室内ユニット（個別あるいはスケジュールグループ）のスケジュールパターンを「運転日モード」といいます。
運転日モードには、曜日、休日、祝日や季節などの違いによってスケジュールのパターンを変えて登録します。

スケジュールを設定する

画面メニュー

スケジュールを設定する

1日のスケジュールをパターンとして登録し、カレンダー上の日付に割り当てます。
室内ユニットはグループでも個別でも登録できます。

スケジュールは、以下のフローに従って設定します。

状態監視

状態監視

スケジュールを設定する

運転日モードの設定例
y 平日（月曜日～金曜日）の運転日モード（「モード1」）y 土曜日の運転日モード（「モード2」）y 日曜日の運転日モード（「モード3」）※ スケジュールグループ：同じスケジュールで稼働する室内ユニットをグループ登録したものです。
スケジュールグループへの登録は「室内ユニットの基本設定を行う」（P.154）で行います。

50

51

スケジュール設定の流れ

スケジュール設定の流れ

スケジュールをカレンダーの日付に割り当てる「設定セル」とはスケジュールを設定するには、操作を「設定セル」に登録する必要があります。
「設定セル」はスケ
ジュールを構成する操作の最小単位です。
「設定セル」には、「時間」「運転/停止」「運転モード」「設定温度」「風速」「風向」「手元リモコン」「省エネ
設定」の設定を登録します。操作を変更するたび（たとえば、「運転」から「停止」に切り換えるなど）に、別の「設定セル」を登録します。
この「設定セル」を時系列に並べたものがスケジュールになります。

例 “8:00”の設定セル
y「時間」：
8:00
y「運転/停止」： 運転y「運転モード」： 冷房
y「設定温度」： 28℃
y「風速」：
弱y「風向」：
スイング

この日は日曜日だから「モード3」を割り当てよう

この日は土曜日だから「モード2」を割り当てよう
この日は平日だから「モード1」を割り当てよう

例 “10:00”の設定セル
y「時間」：
10:00
y「運転/停止」： 運転（設定変更なし）
y「運転モード」： ドライ
y「設定温度」： 28℃（設定変更なし）
y「風速」：
弱（設定変更なし）
y「風向」：
スイング（設定変更なし）

スケジュールの設定方法をまとめると、以下のようなフローになります。

①スケジュールを登録する運転日モードを選ぶ↓②室内ユニットあるいはスケジュールグループを選ぶ↓③スケジュールを設定する↓④設定を登録する

52

53

C-233

スケジュールを設定する

1マスが1つの設定セルなので、ここでは6つの設定をしています。

スケジュールを設定する

設定セル（ここには「時間」が表示される）

状態監視

状態監視

下記は、ある室内ユニットのスケジュール設定例です。

z「スケジュールをカレンダーに割り当てる」（P.60）

8. 集中制御

制御関連編

スケジュールを設定する

スケジュールを設定する

室内ユニットあるいはスケジュールグループのスケジュールを「運転日モード」に登録します。

プ 設定セルを登録するの［スケジュール管理］
ヒ 「状態監視」
フ 「選択」欄にチェックを入れる
をタッチするz ①～③を繰り返して設定セルを登録します。

z「スケジュール詳細設定」画面が表示されます。

1）［温度設定］をタッチします。
で温度を設定します。
2）（±1℃単位）＜設定できる範囲＞
y 冷房、ドライ：18℃～ 30℃
y 暖房：16℃～ 30℃※1
y 冷暖自動：17℃～ 27℃※1一部の機種の上限温度は26℃です。

z「編集」ダイアログが表示されます。
z「編集」ダイアログでは、「時間」「運転/停止」「運
転モード」「温度設定」
「風速」
「風向」
「手元リモ
コン」
「省エネ」の設定を行います。
風速

風の強さを設定します。
1）［風速］
をタッチします。
2） 風速（ （急風）、 （強風）、 （弱）を選びます。
風）、 （風速自動）

風向

風の向きを設定します。
1）［風向］をタッチします。
、 （F2）、
2） お好みの位置（ （F1）（F3）、 （F4）
、 （F5）、 （スイング））にフラップを設定します。
y 暖房・送風・冷暖自動（暖房）
時
は5段階、冷房・ドライ時は3段階の調整になります。
y 風向設定できない機種の場合は「スイング」「停止」
のみになります。

プノヒ② 各設定を行う

手元禁止

ビ

手元リモコンの許可/禁止を設定します。
1）［手元禁止］をタッチします。
2）

ブ

ピ

スケジュールを設定する

ブ ［詳細設定］をタッチするz「スケジュール運転時間設定」画面が表示されます。

スケジュールを設定するを
ビ ［スケジュール運転時間設定］
タッチする

温度を設定します。

状態監視

状態監視

フ

説明

①［新規追加］をタッチする

z 設定する室内ユニットまたはスケジュールグ
ループを選びます。

ヒ

項目
温度設定

お知らせ
y 熱交換気ユニットはスケジュール設定はできません。

で運転日モードを選ぶ

項目
時間※熱交換気ユニットは「運転/停止」の手
元禁止のみ利用可能です。

説明
操作の設定時間を設定します。

省エネ

1）［時間］
をタッチします。
2）

ピ

次ページに続く

運転/停止

す。

で「許可」
「禁止1」～「禁止4」を選びます。
許可：リモコンでの操作を許可します。
禁止1 ～ 4：リモコンでの操作を制限します。禁止内容は変更できます。（→P.197）

省エネ運転の有効/無効を設定します。
1）［省エネ］をタッチします。

で「時」
「分」
を設定しま

2）「有効」「無効」を選びます。

運転の開始/停止を設定します。

お知らせ1）［運転/停止］
をタッチします。

y すべての項目を設定する必要はありませんが、「時間」は必ず設定してください。
y 1台の室内ユニットあるいは1つのスケジュールグ
ループにつき、1日最大50個まで設定セルを登録できます。
y スケジュールグループで設定を行う場合は、グループに属する室内ユニットの共通項目のみ設定できます。

2）「運転」「停止」を選びます。
運転モード 運転モードを設定します。
1）［運転モード］をタッチします。
2） 運転モード（ （暖房）、 （ドライ）、（冷房）、 （送風）、 （冷暖自動））を選びます。

次ページに続く

54

55

スケジュールを設定する③［登録］をタッチする

スケジュールを設定する「スケジュール運転時間設定」画面

ペ ［登録］をタッチする

z 設定が登録され、「編集」ダイアログが閉じられます。
z 設定を取り消す場合は、［キャンセル］をタッチします。

A： 登録する運転日モードを選びます。
選べる運転日モードには、以下のような種類があります。

z 設定が登録されます。
z 設定を取り消す場合は、［キャンセル］をタッチ
します。

モード

通常のパターンとして登録します。（モード1 ～ 50）

A

B

C

D

E

をタッチして運転日モードを選びます。
y 表示順は以下のとおりです。
「モード1」⇔「モード2」⇔…⇔「モード
50」y

C： 選んだスケジュールを室内ユニットまたはスケジュールグループ単位でコピーします。
（→「スケジュールをコピーして設定する」（P.58））F

D：Cでコピーしたスケジュールを指定した室内ユニットまたはスケジュールグループに貼り付けします。
（→「スケジュールをコピーして設定する」（P.58））
E： 1日のスケジュールを一覧表示します。
スワイプあるいはフリックで上下にスクロールできます。

お知らせ
y 稼働スケジュールを設定する前は、右側の設定セルは空白になっています。
y「スケジュールグループ名称設定」画面で「有効」欄にチェックマークを1つ以上入れている場合（「スケジュールグ
ループの名称を変更する」（P.164）を参照）は、最初にスケジュールグループ名が表示され、そのあとにスケジュー
ルグループに属さない室内ユニット名が表示されます。

お知らせ
y すべての設定セルが空白の室内ユニットまたはスケ
ジュールグループは稼働しません。

F： タッチすると、「スケジュール詳細設定」ダイアログが表示され、スケジュールの詳細設定を行います。

ヘベ「スケジュール詳細設定」ダイアログ
A： 選んでいる室内ユニット名あるいはスケ
ジュールグループ名を表示します。

他の室内ユニットを登録する
場合は、手順4 ～ 7を繰り返す

B： 運転日モードを表示します。
設定しているスケジュールをタイムテー
ブル表示します。

z 他の運転日モードで登録する場合は、手順3 ～7を繰り返します。
z 場合によっては、「翌日～ 4日後の日の設定を変更しますか」という確認のメッセージが表示されます。
変更する場合は［OK］を、変更しない場合は［キャンセル］
をタッチします。

A
B
C

C： 登録した設定セルを一覧表示します。
行が個々の設定セルに該当します。
スワイプあるいはフリックで上下にスク
ロールします。
D：設定セルの登録内容を変更します。
（→「設定セルの設定を変更する」（P.59））
E： タッチすると、「編集」ダイアログが表示され、設定セルを追加します。
F： 設定セルの登録内容を削除します。
（→「設定セルの設定を削除する」（P.59））

56

D

E

57

C-234

F

スケジュールを設定する

z 場合によっては、「翌日～ 4日後の日の設定を変更しますか」という確認のメッセージが表示されます。
変更する場合は［OK］を、変更しない場合は［キャンセル］をタッチします。

z「スケジュール詳細設定」ダイアログが閉じられます。
z 設定を取り消す場合は、［キャンセル］をタッチします。

スケジュールを設定する

ヘヒパ［OK］をタッチする［登録］をタッチする

状態監視

状態監視

ペ

プノピ

B： 選んだスケジュールを室内ユニットまたはスケジュールグループ単位で削除します。
（→「スケジュールを削除する」（P.58））

8. 集中制御

制御関連編
スケジュールを設定する

スケジュールを削除する

スケジュールを設定する

設定セルの設定を変更する

ビ ［コピー］をタッチする

ヒ 削除するスケジュールを選ぶ

z 反転表示されているスケジュールの室内ユ
ニットまたはスケジュールグループのみ削除されます。
z 複数の室内ユニットまたはスケジュール
グループは削除できません。

設定セルの設定を削除する

ダイアロ「スケジュール詳細設定」
ダイアロ
ヒ 「スケジュール詳細設定」
グで、変更する設定セルを選び（1- ヒ グで、削除する設定セルを選ぶ

ビ1）、［編集］をタッチ（1-2）
する

z「編集」ダイアログが表示されます。

ビ ［クリア］をタッチする

ビ ［削除］をタッチする

z 選んだ設定セルが削除されます。

ビ 設定を変更する

z 設定については、P.55の手順6を参照してください。

ピz 選んだスケジュールが削除されます。
z［キャンセル］
をタッチすると、元に戻ります。

ヒノビ

スケジュールを設定する

z 同時に複数の室内ユニットまたはスケジュー
ルグループに貼り付けることはできません。

スケジュールを設定する

ヒ

状態監視

状態監視

ピ 貼付する室内ユニットまたはスケ
ジュールグループを選ぶヒヒノヒ

スケジュールをコピーして設定する

ビ

同じようなスケジュールを設定する場合に便利です。

フ ［貼付］をタッチする

ヒ コピー元となるスケジュールを選
ぶz 選んだスケジュールがコピーされます。

z 反転表示されたスケジュールの室内ユニット
またはスケジュールグループがコピー元となります。

ピ ［登録］をタッチするフz 設定が登録され、「編集」ダイアログが閉じられます。
z 設定を取り消す場合は、［キャンセル］をタッチ
します。

ヒ

ピ
58

59

スケジュールをカレンダーに割り当てる

スケジュールをカレンダーに割り当てる

各運転日モードをカレンダーに割り当てます。
カレンダーは当月から2年先まで設定できます。

お知らせ
y 運転日モードを過去の日付に割り当てることはできません。

の［スケジュール管理］
ヒ 「状態監視」
フ 運転日モードを選ぶをタッチする「運転日モード設定」画面
A： カレンダーを当月表示に戻します。

A

B： 指定した年月のカレンダーを表示します。

ヒビ

D：カレンダーに割り当てた運転日モードを取り消します。
（→「割り当てた運転日モードを取り消す」（P.62））CB

E

F

E： カレンダーに割り当てる運転日モードの一覧が表示されます。右のテキストボックスにはコメントを入力できます。
（→「運転日モードにコメントを付ける」（P.62））
F： 曜日単位でモードを割り付けます。
（→「曜日単位で割り当てる」（P.63））

ブピ

で年月を選ぶプ ［登録］をタッチするピD

z 設定が登録されます。
z 設定を取り消す場合は、［キャンセル］をタッチ
します。

プ
60

61

C-235

スケジュールを設定する

z 選んだ日付に運転日モードが割り当てられます。
z 運転日モードが選ばれている間は、同じ運転日
モードで割り当てられます。
z 手順4、5を繰り返して運転日モードを他の日付に割り当てます。

z「運転日モード設定」画面が表示されます。

スケジュールを設定する

ビ ［運転日モード設定］をタッチする ブ 日付をタッチする

C： 自動更新を実行します。
曜日単位でモードを登録（P.63）すると、毎週繰り返しの設定となります。
①[自動更新]をタッチする②[モード1]～[モード50]を選択し、カレンダーの運転日モード割り当て表示
部（濃いグレー部）にタッチする③[登録]をタッチして、設定内容を登録する
y 自動更新は２年後以降から適用されま
す。

状態監視

状態監視

フ

8. 集中制御

制御関連編
スケジュールをカレンダーに割り当てる

スケジュールをカレンダーに割り当てる

割り当てた運転日モードを取り消す

運転日モードにコメントを付ける

曜日単位で割り当てる

ヒ ［モード取消］をタッチする

運転日モードに使用目的などのコメントを付けておくと便利です。
全角文字は8文字まで、半角英数字は16文字まで文字列を入力できます。

運転日モードを曜日単位で割り付けます。

ヒヒフ ［登録］をタッチする

z 設定が登録されます。
z 設定を取り消す場合は、［キャンセル］をタッチします。

ビ 期間を設定する①

ビ 文字列を入力する

ビ

Sche Pt1

スケジュールを設定する

ビ 運転日モードを取り消す日付をタッチする

スケジュールを設定する

ヒ

状態監視

z ソフトキーボードが表示されます。

z「曜日単位の設定」画面が表示されます。

状態監視

ヒ 運転日モード右側のテキストボッ
クスをタッチする

で運転日モードを各曜
ピ 日に割り当てる

ヒ ［曜日単位の設定］をタッチするをタッチ（2-1）する

z「カレンダー」ダイアログが表示されます。
z 前が期間の最初、後が期間の最後になります。

ピ ［登録］をタッチする

z 設定が登録されます。
z 設定を取り消す場合は、［キャンセル］をタッチ
します。

ビノヒ

フ

ブ ［登録］をタッチする

z 設定が登録されます。
z 設定を取り消す場合は、［キャンセル］をタッチします。

②

で設定する月を選び（2-2）
、設
定する日を選ぶ（2-3）

z 設定が登録され、「カレンダー」ダイアログが閉じられます。

ピ

ビノビ

ブ

ビノピ

お知らせ
y 当日～ 4日後については、曜日単位で運転日モードを割り付けることはできません。
y すべての曜日に運転日モードを設定する必要はありません。
y すでにカレンダー上に運転日モードを登録している場合、曜日単位の設定を行うと、運転日モードは上書きされます。

62

63

スケジュールの予定/実績を確認する

スケジュールの予定/実績を確認する登録したスケジュールは一覧で確認できます。
過去の運転実績も併せて確認できます。

の［スケジュール管理］
ヒ 「状態監視」
をタッチする「スケジュール予定/実績」画面で設定する月を選び（3-2）、日
付を選ぶ（3-3）

A： 表示する年月日を選びます。 をタッ
チすると、カレンダー画面が表示され、日付を選ぶことができます。

z 設定が登録され、カレンダーダイアログが閉じられます。

B： 一覧の表示順を変更します。タッチするたびに切り換わります。

②

z「スケジュール詳細」
ダイアログ（P.65）が表示
されます。

ビ

室外機順

「室外ユニット設定」(P.158)で設定した室外ユニットの表示順に従って表示されます。

C

アドレス順 集中制御アドレスの順番に従って表示されます。
C： 当日のスケジュールと過去の運転実績
が室内ユニットごとに一覧で表示されます。
スケジュールは24時間表示で、時間の経緯を横線で示しています。
上部は当日の予定、下部は過去の実績を示しています。
色分けによる凡例は以下のとおりです。
青色： 冷房水色： ドライ
赤色： 暖房灰色： 送風
緑色： 冷暖自動D

お知らせ
以下の場合、実績は表示されません。
y Aの設定で翌日以降を指定した場合
y 室内ユニットの電源を切るなどでスケジュールが実行されなかった場合
y 実績表示は、5万件を超えると古いものから削除されます。

フノヒ

D： タッチすると、「スケジュール詳細」ダイアログが表示されます。「選択」欄にチェックを入れた室内ユニットのスケ
ジュールについて、詳細な情報が表示されます。

フノビ

ピ「スケジュール詳細」ダイアログ

確認日を設定する
をタッチ
（3-1）
する

A： 選んでいる室内ユニット名あるいはスケ
ジュールグループ名を表示します。

z カレンダーダイアログが表示されます。

B： 運転日モードを表示します。
設定している1日のスケジュールをタイム
ライン表示します。

①

C： Bの詳細内容を一覧表示します。

ピノヒ

A
B
C

お知らせ
y この画面では、スケジュールの予定を確認することができます。設定を変更することはで
きません。

64

65

C-236

スケジュールを設定する

欄をタッチ（4-1）し、［スケ
フ 「選択」
ジュール詳細］をタッチ（4-2）する

z 当日の「スケジュール予定/実績」
画面が表示されます。

スケジュールを設定するをタッチ
ビ ［スケジュール予定/実績］
する

ピノピ「室内ユニット設定」（P.154）で任意に設定した表示順に従って表示さ
れます。

B

状態監視

ピノビ

状態監視

ヒ

表示順

A

8. 集中制御

制御関連編

一時的にスケジュールを変更・追加する

一時的にスケジュールを変更・追加する

当日～ 4日後の5日間のみ登録したスケジュールを一時的に変更することができます。
「スケジュール運転時間設定」画面の設定は変更されません。

ヘ ［登録］をタッチするの［スケジュール管理］
ヒ 「状態監視」
フ 「選択」欄にチェックを入れる
をタッチするz 設定を変更する室内ユニットまたはスケ
ジュールグループを選びます。

ベ

ヘ

お知らせ
y この画面でスケジュールを変更しても「スケジュール運転
時間設定」画面で設定している各運転日モードの設定は変更されません。
y 一時的な変更を「カレンダー」ダイアログに追加する必要はありません。

z「スケジュール詳細設定」ダイアログが表示されます。

「スケジュール変更」画面ビ

A： 変更する年月日を選びます。
y 表示される年月日は、当日～ 4日後の5日間のみです。

ピ

スケジュールを設定する［詳細設定］をタッチする

状態監視

ブ

z「スケジュール変更」画面が表示されます。

スケジュールを設定する

ビ ［スケジュール変更］をタッチする

z 設定が登録されます。
z 設定を取り消す場合は、［キャンセル］をタッチ
します。

状態監視

フ

ヒ

ベ ［登録］をタッチする

z 設定が登録され、「スケジュール詳細設定」ダイ
アログが閉じられます。
z 設定を取り消す場合は、［キャンセル］をタッチします。

B： 選んだスケジュールを室内ユニットまたはスケジュールグループ単位で削除します。
（→「スケジュールを削除する」（P.58））

ブ

で年月日を選ぶ

B

C

D

E

C： 選んだスケジュールを室内ユニットまたはスケジュールグループ単位でコピーします。
（→「スケジュールをコピーして設定する」（P.58））

プ 設定を変更・追加する

z 設定を変更する場合は、「設定セルの設定を変更する」（P.59）を参照してください。
z 設定を追加する場合は、「スケジュールを設定する」の手順6（P.55）を参照してください。
z 各設定項目については、「スケジュールを設定する」の手順6（P.55）
を参照してください。

ピA

D：Cでコピーしたスケジュールを指定した室内ユニットまたはスケジュールグ
ループに貼り付けます。
（→「スケジュールをコピーして設定する」（P.58））

F

E： 1日の稼働スケジュールを一覧表示します。

F： タッチすると、「選択」欄にチェックを入れた室内ユニットあるいはスケジュールグループの「スケジュール詳細設定」
ダイアログが表示されます。

次ページに続く

66

67

警報履歴一覧を確認する
警報の発生/復旧の履歴を、最新で発生した100件まで一覧表示します。

の［履歴確認］をタッチ
ヒ 「状態監視」
ビ ［警報履歴］をタッチする
する

概要

ページ

警報履歴
操作状態変化履歴

システム内で発生した警報履歴を一覧で確認します
各室内ユニットの操作履歴を一覧で確認します

69
71

ビ
ヒ

「警報履歴」画面A

C

B

A： タッチすると、「表示条件」ダイアログが表示されます。
警報が発生した履歴から必要な履歴情報を検出することができます。
機器名称および表示期間で検索できます。
（→「警報履歴を検索する」（P.70））
B： タッチすると、すべての「確認」欄にチェックが入ります。
C： 警報履歴を一覧表示します。
スワイプあるいはフリックで上下にスクロールできます。

D

項目

E

説明

名称

警報が発生しているユニットの名称を表示します。

警報コード

警報の種類を表示します。

発生/復旧 日時

警報が発生した日時を表示します。システム内の異常が復旧した場合は、復旧した日時を表示します。

発/復警報が発生した直後は「発生」、復旧後は「復旧」と表示されます。

[確認]

確認した警報にチェックを入れます。

D：表示されている警報履歴一覧をCSV形式で出力（保存）します。（→「CSVファイルとして出力（保存）する」（P.32））
E： タッチすると、「発生中警報一覧」画面が表示されます。（→「現在発生している警報を確認する」（P.39）
）

68

69

C-237

警報および操作状態変化履歴を確認する

画面メニュー

警報および操作状態変化履歴を確認する

本機は、システム内で発生した警報および操作変化を履歴一覧として確認することができます。
また、履歴一覧はCSV形式のファイルに出力することができます。

状態監視

本章では、警報および操作履歴の確認方法について説明します。

状態監視警報および操作状態変化履歴を確認する

z「警報履歴」画面が表示されます。
z 警報の発生直後は赤文字で表示されます。復旧
すると、緑文字で表示されます。

8. 集中制御

制御関連編
操作状態変化履歴一覧を確認する

警報履歴一覧を確認する

各室内ユニットの操作をいつ、どのように変更したのかを履歴として一覧表示します。

警報履歴を検索する

ヒ ［表示条件］をタッチするの［履歴確認］をタッチ
ヒ 「状態監視」
ビ ［操作状態変化履歴］をタッチするする

ピ ［表示］をタッチする

z「表示条件」ダイアログが表示されます。

ヒ

警報および操作状態変化履歴を確認する

ピ警報および操作状態変化履歴を確認する

ビ 検索対象を設定する

ビ「操作状態変化履歴」画面
B

A
A： 操作履歴を表示します。通常は表示状
態です。タッチすると、非表示状態に
なります。

状態監視

ヒ

z「操作状態変化履歴」画面が表示されます。

状態監視

z 条件に合致した警報が一覧表示されます。
z 名称を指定した場合は、最新200件の警報が表示されます。指定しない場合は、すべてのユニットの最新100件の警報が表示されます。
z 期間を指定した場合は、最新200件の警報が表示されます。
z 検索結果をCSV形式のファイルとして保存することもできます。
（→「CSVファイルとして出力（保存）する」（P.32））
z 表示条件を取り消す場合は、［キャンセル］を
タッチします。

CD

B： 状態変化履歴を表示します。通常は表示状態です。タッチすると、非表示状
態になります。

項目

C： タッチすると、「表示条件」ダイアログが表示されます。
操作・状態変更履歴から必要な履歴情報を検出することができます。
機器名称および表示期間で検索できます。
（→「操作状態変化履歴を検索する」（P.72））

説明

名称

検索対象となるユニット名称を一覧から選びます。

期間の設定

検索対象となる期間（最初、最後）をそれぞれ設定します。
上が期間の最初、下が期間の最後になります。
①［設定］をタッチする
y 「日時設定」ダイアログが表示されます。
②日時を設定する
y
で「年」
「月」
「日」
「時」
「分」
「秒」を設定します。

項目③［OK］をタッチする
y 設定が登録され、「日時設定」ダ
イアログが閉じられます。
y 設定を取り消す場合は、［キャンセル］をタッチします。
［最新情報表示］

E

D：操作状態変化履歴を一覧表示します
説明

名称

ユニットの名称を表示します。

操作

スケジュールどおりなのか、途中で操作を変更したのかを表示します。

状態

動作状態（運転/停止）を表示します。

モード

運転モード（暖房/ドライ/冷房/送風/冷暖自動）を表示します。

設温

設定温度を表示します。

風速

風速（急/強/弱/自動）を表示します。

風向

風向を表示します。

禁止

リモコン操作の「許可」「禁止1」～「禁止4」を表示します。

日時

操作状態の変化した日時を表示します。

E： 表示されている操作状態変化履歴一覧をCSV形式で出力（保存）します。
（→「履歴をCSVファイルとして出力（保存）する」（P.73））

タッチすると、設定した期間がクリアされ、最新100件の警報が表示されます。

70

71

操作状態変化履歴一覧を確認する

操作状態変化履歴一覧を確認する

操作状態変化履歴を検索する

履歴をCSVファイルとして出力（保存）する

ヒ ［表示条件］をタッチする

ヒ 収納扉を開き、USB端子にUSB
フ USBメモリーを取り出すときは、をタッチする
メモリーを挿入する

ピ ［表示］をタッチする

z「表示条件」ダイアログが表示されます。

z 確認画面が表示されます。

フビピ ［OK］をタッチする項目

z 現在表示されている操作履歴がCSV形式でUSBメモリーに保存されます。
z 保存が終了すると、保存終了の確認メッセージが表示されます。

説明

名称検索対象となるユニット名称を一覧から選びます。

期間の設定

検索対象となる期間（最初、最後）をそれぞれ設定します。
上が期間の最初、下が期間の最後になります。
①［設定］をタッチする
y 「日時設定」ダイアログが表示されます。
②日時を設定する
y
で「年」
「月」
「日」
「時」
「分」
「秒」を設定します。

③［OK］をタッチする
y 設定が登録され、「日時設定」ダ
イアログが閉じられます。
y 設定を取り消す場合は、［キャンセル］をタッチします。
［最新情報表示］

タッチすると、設定した期間がクリアされ、最新100件の警報が表示されます。

72

73

C-238

警報および操作状態変化履歴を確認する

ピ警報および操作状態変化履歴を確認する

ビ 検索対象を設定する

ビ [CSV出力]をタッチする

状態監視

ヒ

z「安全にUSBメモリを取り外すことができます。」というメッセージが表示されます。［OK］をタッチしたあとでUSBメモリーを取り出してください。
z USBメモリーを取り出してから収納扉を閉じてください。

状態監視

z 条件に合致した操作状態変化履歴が一覧表示されます。
z 機器を指定した場合は、最新200件の操作履歴が表示されます。指定しない場合は、すべての機器の最新100件の操作履歴が表示されます。
z 期間を指定した場合は、最新200件の操作履歴が表示されます。
z 検索結果をCSV形式のファイルとして保存することもできます。
（→「履歴をCSVファイル
として出力（保存）する」（P.73））
z 検索を取り消す場合は、［キャンセル］をタッチします。

8. 集中制御

制御関連編
室内ユニットの積算値を一覧で確認する
室内ユニットの積算値（サーモON時の運転時間など）を一覧表示できます。

の［積算/按分］をタッチ
ヒ 「状態監視」
する

本章では、各機器の積算値の確認方法について説明します。

概要

ページ

室内機積算
室外機積算
パルスカウント積算

各室内ユニットの積算データを一覧で確認します
各室外ユニットの積算データを一覧で確認します
各パルスメーターの積算データを一覧で確認します

75
77
79

ピノヒ
ヒ

ビ ［室内機積算］をタッチする

積算値を確認する

画面メニュー

積算値を確認する

本機は、室内ユニット、室外ユニット、パルスメーターの積算値を一覧として確認することができます。
室内ユニットは単位別（エリア・室内機）で、室外ユニット、パルスメーターは値別（アダプタ値・期間合計値）で表示を切り換えることができます。

をタッチ（3-1）する

状態監視

状態監視

積算値を確認する①

z「カレンダー」ダイアログが現在の日付で表示されます。

② 日付をタッチ（3-2）する

z「室内機積算」画面が表示されます。

で確認する月を選びます。［今月］をタッ
チすると、当月表示になります。
z 設定が登録され、「カレンダー」ダイアログが閉じられます。

zビ

ピノビ

フ 表示時間帯を設定する

ピ 表示期間を設定する①［時間］をタッチ（4-1）する

z 表示期間の最初と最後をそれぞれ設定してください。
z 左が期間の最初、右が期間の最後になります。
z「表示」を「アダプタ値」に設定すると、表示期間は設定できません。

z「時間指定」ダイアログが表示されます。
z「表示」を「アダプタ値」に設定すると、表示時間
帯は設定できません。

フノヒ

次ページに続く

74

75

室外ユニットの積算値を一覧で確認する

室内ユニットの積算値を一覧で確認する② 積算する時間帯をタッチ（4-2）
する

室外ユニットの積算値（エンジン運転時間、エンジン運転回数など）を一覧表示できます。

ブ 積算値を確認する

z 設定が登録され、「時間指定」ダイアログが閉じられます。
z「時間内1」～「時間内8」については「按分カレンダー設定」の「時間内範囲」（P.161）を参照してください。

の［積算/按分］をタッチ
ヒ 「状態監視」
する

C

B

D

［エリア単位］ 室内ユニットをエリア単位順で表示します。
［室内機単位］ 室内ユニットを表示順で表示します。

ピノヒ
ヒ

ビ ［室外機積算］をタッチする② 日付をタッチ（3-2）する

z「室外機積算」画面が表示されます。

で確認する月を選びます。［今月］をタッ
チすると、当月表示になります。
z 設定が登録され、「カレンダー」ダイアログが閉じられます。

zE

B： 表示値を設定します。タッチすると、「表示切換」ダイアログが表示されます。「アダプタ値」「差分合計」「重み付け差分合計」
から選びます。

積算値を確認するA

A： 表示順を設定します。

積算値を確認する「室内機積算」画面をタッチ（3-1）する

状態監視

状態監視

フノビ

①

z「カレンダー」ダイアログが現在の日付で表示
されます。

ビ

C： 表示期間を設定します。タッチすると、「カレンダー」ダイアログが表示されます。
D：表示時間帯を設定します。タッチすると、「時間指定」ダイアログが表示されます。

ピノビ

E： 各室内ユニットの積算値を一覧表示します。
スワイプあるいはフリックで上下にスクロールできます。

G

項目
室内ユニットの名前を表示します。

エリア

室内ユニットが属するエリア番号を表示します。
サーモ「ON」時、風量「強風」設定時の積算運転時間を表示します。
サーモ「ON」時、風量「弱風」設定時の積算運転時間を表示します。

サーモON合計

サーモ「ON」時の「ON急風」「ON強風」「ON弱風」積算運転時間の合計値を表示します。

OFF急風

サーモ「OFF」時、風量「急風」設定時の積算時間を表示します。（［サーモOFF詳細表示］をタッチしたとき）OFF強風

サーモ「OFF」時、風量「強風」設定時の積算時間を表示します。（［サーモOFF詳細表示］をタッチしたとき）OFF弱風

サーモ「OFF」時、風量「弱風」設定時の積算時間を表示します。（［サーモOFF詳細表示］をタッチしたとき）サーモOFF合計

サーモ「OFF」時の積算運転時間を表示します。

電気ヒーターON

ヒーター「ON」
時の積算運転時間を表示します。
（［サーモOFF詳細表示］
をタッチしたとき）

サーモON+サーモOFF

全ての積算運転時間を表示します。

①［時間］をタッチ（4-1）する

z 表示期間の最初と最後をそれぞれ設定してください。
z 左が期間の最初、右が期間の最後になります。
z「アダプタ値」に設定すると、表示期間は設定できません。

サーモ「ON」時、風量「急風」設定時の積算運転時間を表示します。

ON強風
ON弱風

フ 表示時間帯を設定する

ピ 表示期間を設定する

説明

名称
ON急風

F

z「時間指定」ダイアログが表示されます。
z「アダプタ値」に設定すると、表示時間帯は設定できません。

フノヒ

F： タッチすると、「OFF急風」「OFF強風」「OFF弱風」「電気ヒーターON」の項目が追加表示されます。再度タッチすると、元の項目の表示に戻ります。

次ページに続く

G：表示されている室内機積算をCSV形式で出力
（保存）
します。
（→
「CSVファイルとして出力（保存）する」（P.32）

76

77

C-239

8. 集中制御

制御関連編
パルスメーターの積算値を一覧で確認する

室外ユニットの積算値を一覧で確認する② 積算する時間帯をタッチ（4-2）
する

パルスメーターのパルスカウント積算値を一覧表示できます。（パルスメーター設置時）

ブ 積算値を確認する

z 設定が登録され、「時間指定」ダイアログが閉じられます。
z「時間内1」～「時間内8」については「按分カレンダー設定」の「時間内範囲」（P.161）を参照してください。

の［積算/按分］をタッチ
ヒ ［状態監視］する

A： 表示する値を設定します。タッチして「アダプタ値」「期間合計値」のいずれかを選びます。
B： 表示する期間を設定します。タッチすると、「カレンダー」ダイアログが表示されます。
y「期間合計値」設定時には、「時間」で設定している時間帯（「時間内」「時間外」など）に一致する合計値が表示されます。「時間」で「全時間」を選んでいる場
合は、すべての合計値が表示されます。

A

B

C

ピノヒ
ヒ

をタッチす
ビ ［パルスカウント積算］
る② 日付をタッチ（3-2）する

z「パルスカウント積算」画面が表示されます。

積算値を確認する

積算値を確認する「室外機積算」画面をタッチ（3-1）する

状態監視

状態監視

フノビ

①

z「カレンダー」ダイアログが現在の日付で表示されます。

で確認する月を選びます。［今月］をタッ
チすると、当月表示になります。
z 設定が登録され、「カレンダー」ダイアログが閉じられます。

zDビ

C： 表示する時間帯を設定します。タッチ
すると、「時間指定」ダイアログが表示
されます。

ピノビ

D：各室外ユニットの積算値を一覧表示します。
スワイプあるいはフリックで上下にス
クロールできます。

ピ 表示期間を設定する

E

項目

フ 表示項目を選ぶ①［表示項目選択］をタッチ
（4-1）
する

z 表示期間の最初と最後をそれぞれ設定してください。
z 左が期間の最初、右が期間の最後になります。
z「アダプタ値」に設定すると、表示期間は設定で
きません。

説明

名称

室外ユニットの名前を表示します。

運転時間

室外ユニットの運転時間を表示します。

運転回数

室外ユニットの運転回数を表示します。

消費電力量（kWh）

室外ユニット（GHPを除く）の消費電力量の積算値を表示します。

インバーター発電電力量（kWh）

インバーター発電をしている場合の電力量を表示します。

ソーラー発電電力量（kWh）

ソーラー発電をしている場合の電力量を表示します。

z「表示項目選択」ダイアログが表示されます。

E： 表示されている室外機積算をCSV形式で出力（保存）します。（→「CSVファイルとして出力（保存）する」（P.32）

フノヒ
次ページに続く

78

79

パルスメーターの積算値を一覧で確認する② 表示する項目を選ぶ（4-2）

ブ 積算値を確認する

z 複数の項目を選択できます。
z「時間内1」～「時間内8」については「按分カレンダー設定」の「時間内範囲」（P.161）を参照してください。

をタッチするz 設定が登録され、「表示項目選択」ダイアログが閉じられます。

「パルスカウント積算」画面

A： 表示する値を設定します。タッチして「アダプタ値」「期間合計値」のいずれかを選びます。
y「アダプタ値」を設定した場合は、10秒間隔で値の表示が変わります。

A

本章では、按分データの確認方法について説明します。
本機は、ユニット単位、エリア単位で按分データを一覧として確認することができます。
電気、ガスそれぞれの按分率、使用量、料金を確認できます。

画面メニュー

概要

ページ

按分データ

按分集計の詳細情報を一覧で確認します

82

B

C

B： 表示する期間を設定します。タッチすると、「カレンダー」ダイアログが表示されます。
y「期間合計値」設定時には、「時間」で設定している時間帯（「時間内」「時間外」など）に一致する合計値が表示されます。
C： 各パルスメーターの積算値を一覧表示します。
スワイプあるいはフリックで上下にスクロールできます。

E

項目
名称

全ユニット（室内外ユニット）の名前を表示します。

按分

按分グループ番号を表示します。

種類

D

説明

メーター種別を表示します。

アダプタ値（「アダプタ値」選択時） 通信アダプターの積算値を表示します。
メータ値（「アダプタ値」選択時）

パルスメーターの積算値を表示します。

時間（「期間合計値」選択時）

アダプタあるいは指定した期間のパルスカウント積算値を表示します。（
「全時
間」
「時間外」
「特定日」）
表示項目（「時間内1」～「時間内8」）の追加もできます。

D：タッチすると、「表示項目選択」ダイアログが表示され、追加表示する項目を選択します。
y「アダプタ値」に設定すると、表示項目の選択はできません。
E： 表示されているパルスカウント積算をCSV形式で出力（保存）します。（→「CSVファイルとして出力（保存）する」（P.32）

80

81

C-240

按分データを確認する

積算値を確認する③

按分データを確認する

状態監視

状態監視

フノビ

8. 集中制御

制御関連編

按分データを一覧で確認する

按分データを一覧で確認する

按分データの詳細情報（按分率、使用量、料金）を一覧表示します。
テナントビルで使用される室内ユニットは、同一冷媒系統内で複数のエリアにわたって設定されているため、エリアごとの電気/ガス使用量の把握が困難となります。
このような場合、各エリアの室内ユニットを「按分グループ」
としてまとめ、「按分グループ」
内
で空調機（室内ユニット、室外ユニット）
から取得したデータに基づいて比率を算出することで、エリアごとの電気/ガス使用量を把握することができます。このとき、算出された比率が
「按分率」
です。

①

をタッチ
（3-1）
する

z「カレンダー」
ダイアログが現在の日付で表示
されます。

ヒ

フノヒ

按分データを確認する

z 表示期間の最初と最後をそれぞれ設定してください。
z 左が期間の最初、右が期間の最後になります。

按分データを確認するの［積算/按分］をタッチ
ヒ ［状態監視］ピ 表示期間を設定する
する

z「時間指定」ダイアログが表示されます。

状態監視

y 按分カレンダー設定（P.161）y 料金計算設定（P.174）

ブ 按分データを確認する①［時間］をタッチ（4-1）する

状態監視

按分データを確認するには、最初に以下の設定を済ませる必要があります。
y 按分方式設定（P.173）
y 按分グループ名称設定（P.168）
y エリアグループ名称設定（P.166）
y パルスメーター設定（P.171）

フ 表示時間帯を設定する② 積算する時間帯をタッチ（4-2）する
z「時間内1」～「時間内8」については「按分カレンダー設定」の「時間内範囲」（P.161）を参照してください。
z 設定が登録され、「時間指定」ダイアログが閉じ
られます。

ピノヒ

ビ ［按分データ］をタッチする

z「按分データ」画面が表示されます。

フノビ② 日付をタッチ（3-2）するで確認する月を選びます。［今月］をタッ
チすると、当月表示になります。
z 設定が登録され、「カレンダー」
ダイアログが閉じられます。

ビz

お知らせ
y 本機の按分計算は計量法に基づくものではないため、公的取引には使用できません。
y 本機では、各室内ユニットが積算している運転時間データを通信アダプター経由で取得します。本機が通信アダプターへデータを要求すると、通信アダプターは各室内ユニットに対して運転時間を問い合わせ、集計が終了した時点で本機へ転送します。
そのため、時間帯の切り替わり時に数分程度のカウント誤差が発生する場合があります。
y スケジュールによる室内ユニットの停止には、通信の関係で若干の遅れが発生するため、「時間内範囲設定」（P.163）の時間
帯の切り替わりと同一時刻に設定しないようにしてください。時間帯の切り替わり前にスケジュールによる停止を入れる場
合には、切り替え時間前の10分以内（通信状態によって変わります）に設定することは避けてください。
y 本体と室内ユニット（あるいは通信アダプター）間の通信に異常があると、正常な時間帯別の積算が行われない場合があります。本機が受信した積算値は、受信時間の時間帯にカウントされます。
y「時間指定」ダイアログの［全時間］の使用量は、すべての時間帯の運転データ合計値に基づいて全体を按分した按分率から算出しています。したがって、［時間内］［時間外］［特定日］の使用量の合計値とは一致しません。
y 按分データ集計後に空調機を撤去すると、その空調機の積算値はすべて消去されるため、撤去後にその空調機を含む按分デー
タを再び見ることはできません。
撤去前に必ず、USBメモリに按分データのCSVファイルを出力（保存）しておいてください。
CSVファイルの出力方法は履歴の出力方法と同様です。（→「CSVファイルとして出力（保存）する」（P.32））

ピノビ
次ページに続く

82

83

按分データを一覧で確認する

按分データを一覧で確認する

表示単位を切り換える

BA

z「エリア単位」「室内機単位」で表示を切り換えます。

［エリア 室内ユニットをエリア単単位］ 位順で表示します。
［室内機 室内ユニットを表示順で単位］ 表示します。
B： 表示する期間を設定します。タッチすると、「カレンダー」ダイアログが表示されます。
C： 表示する時間帯を設定します。タッチ
すると、「時間指定」ダイアログが表示されます。
D： 室内ユニットの按分データを一覧表示
します。

E

項目
名称

室内ユニットの名称を表示します。

小計

指定した単位の小計を表示します。

エリア

室内ユニットが属するエリア番号を表示します。

按分

按分グループ番号を表示します。

電力按分率（%）

室外ユニットから供給される電力の按分率を表示します。

電力使用量（kWh）

室外ユニットから供給される電力の使用量を表示します。

電力料金（￥）

電力使用量を元に計算した料金を表示します。

空調ガス按分率（%）

GHPから供給されるガスの按分率を表示します。

空調ガス使用量（m3）

GHPから供給されるガスの使用量を表示します。

空調ガス料金（￥）

ガス使用量を元に計算した料金を表示します。

発電ガス按分率（%）

発電に使用されたガスの按分率を表示します。

発電ガス使用量（m3）F

説明

発電に使用されたガスの使用量を表示します。

発電ガス料金（￥）発電に使用されたガスの使用量を元に計算した料金を表示します。

合計料金（￥）「室外電力料金（￥）」「空調ガス料金（￥）」「発電ガス料金（￥）」の合計
料金を表示します。

E： タッチすると、「発電ガス按分率」「発電ガス使用量」「発電ガス料金」の項目が追加表示されます。ただし、時間按分
設定時は操作できません。
F： エリア単位、按分グループ単位で表示します。
（工場出荷設定：オン）
解除すると、エリア単位/室内機単位での表示が可能となります。（→「表示単位を切り換える」（P.84）
）

84

85

C-241

按分データを確認する

按分データを確認する

ビ

C

D

A： 表示単位を設定します。

状態監視

ビ

表示単位を選ぶ「按分データ」画面

状態監視ヒ［エリア集計］がオフであることを確認する

8. 集中制御

制御関連編
設定温度に自動で戻す【設定温度自動リターン設定】
設定温度を変更しても、一定時間（「リターン時間」）になると自動で設定温度（「リターン温度」）に戻ります。この機能により過剰な冷暖房を防止できます。
夏季の昼間に設定温度を28 ℃に維持したい場合
設定温度自動リターン設定で、リターン温度を28 ℃に、リ
ターン時間を30分後に設定すると、設定中は何回温度を変更しても30分後には自動的に28 ℃に戻ります。
ただし、リターン温度を27 ℃に設定しているとき、設定温度を28 ℃に設定すると、リターン時間を経過してもリター
ン温度には戻しません。（「省エネ方向のみ」設定時）

省エネ設定をする

87

消し忘れ・運転自動停止設 設定した時刻に空調機が自動停止したあと、再運転した場合でも一定間隔で自動停止を繰り返します
定
温度の上限・下限を設定し、設定できる温度の範囲を制限します
設定温度範囲制限設定
時間帯を指定して運転量を抑えます
タイマー省エネ設定/
効率運転設定※時間を設定して夜間の室外ユニットの運転音を昼間よりも抑えます
室外静音モード設定

90

画面メニュー

ページ

動的に設定温度が戻ります

ピノヒ

93
95

ヒ
ピノビ

ビ

97

省エネ設定をする

設定温度自動リターン設定 はじめに設定しておいた温度を変更しても、一定時間が過ぎると自欄にチェックを入れ（3-1）、
ピ 「選択」［編集］をタッチ（3-2）
する
省エネ

ページ

リターン！

z「設定編集」ダイアログが表示されます。

省エネ設定をする

概要

30 分後

リターン！

省エネ

画面メニュー

温度
変更

30 分後

22℃

の［省エネ設定］を
ヒ 「省エネ」
タッチする

本章では、省エネの設定方法について説明します。
本機には、e-CUT機能（設定温度自動リターン、消し忘れ・運転自動停止、設定温度範囲制限、タイマー省エネ/効率運転※）が搭載されています。
e-CUT機能によって空調の無駄をなくすことで、既存のエアコンで省エネを実現することが
できます。

温度
変更
28℃

［設定温度自動リターン設定］をタッチする

フ 各設定を行う

z 暗証番号（パスワード レベル１または２）を入力すると「設定温度自動リターン設定」画面が表示されます。

ビ
概要

デマンド接点登録
室内デマンド設定

デマンド接点入力を登録します
室内ユニットに設定レベルを設けることで自動制御し、最大需要電力/最大ガス量をカットします
室外ユニットに設定レベルを設けることで自動制御し、最大需要電
室外デマンド設定
力/最大ガス量をカットします
室内サイクリック制御設定 指定の周期（3分/4分/5分）で、順次各制御グループの室内ユニットにサーモOFF/復帰を繰り返します
室外サイクリック制御設定 10分間隔で、順次各制御グループの室内ユニットにサーモOFF/復帰を繰り返します
設定した時間帯に室外ユニットの消費電力/ガス量を抑えます
室外時間帯デマンド設定/

ピークカット設定

※

99
100
103
108
次ページに続く

112
105※ ガスヒートポンプエアコンご利用の場合

8687

設定温度に自動で戻す【設定温度自動リターン設定】

項目
リターン温度
リターン時間プ 他の室内ユニットを設定する

説明
「暖房」
「冷房」
「自動」のリターン
温度、リターン時間を設定します。
で温度あるいは時間を設定します。
設定範囲は以下のとおりです。
y 暖房時リターン温度：
16 ～ 30 ℃※1（1 ℃間隔）
※1 一部の機種の上限温度は26 ℃です。
y 冷房（ドライ）時リターン温度：
18 ～ 30 ℃（1 ℃間隔）
y 冷暖自動時リターン温度：
17 ～ 27 ℃（1 ℃間隔）
y リターン時間（共通）：
0 ～ 240分（5分間隔）

A：［全選択］/［選択クリア］切換ボタン［全選択］

ヘ ［登録］をタッチする

すべての室内ユニッ
トを選びます。

［選択クリア］ 室内ユニットの選択をすべて解除します。

z 設定を取り消す場合は、［キャンセル］を
タッチします。

B
A
C

D

B： 一覧の表示順を変更します。タッチする
たびに切り換わります。

ヘ「冷暖自動許可」を選ぶと、冷暖
自動モードでも設定温度自動リターン制御が行われます。

「室内ユニット設定」（P.154）で設定した表示順に従って表示されます。

室外機順「室外ユニット設定」(P.158)で設定した室外ユニットの表示順に従って表示されます。

アドレス順 「室内ユニット設定」（P.154）で設定したアドレスの順番に従って表示
されます。

E

C： チェックを入れた室内ユニットは設定編集対象となります。
D： チェックを入れると、選んだ室内ユニットの設定温度自動リターン設定が有効になります。
「リターン制御」（「設定
編集」ダイアログ）（P.88）の設定と連動しています。
E： タッチすると、「設定編集」ダイアログが表示されます。

「送風切替」を選ぶと、室内ユニットの運転モードを「冷暖自動」に切り替えたときに、リターン時
間に関係なく、冷暖自動モード
から送風モードへ切り替えられます。

ブ ［登録］をタッチするz「設定編集」ダイアログが閉じられます。
z 設定を取り消す場合は、［キャンセル］を
タッチします。

ブ

88

89

C-242

省エネ設定をする

省エネ設定をする

y 省エネ方向のみ リターン条件を選びます。
y 常にリターン温 「省エネ方向のみ」を選ぶと、自度に戻す
動リターン時に、省エネ方向になる場合のみ、設定温度に戻し
ます。

表示順

省エネ

チェックを入れると、選んだ室内ユニットのリターン制御機能が有効になります。

以下の項目は全室内ユニット共通の設定です。

y 冷暖自動許可
y 送風切替「設定温度自動リターン設定」画面

z 手順3 ～ 5を繰り返します。

省エネ

リターン制御設定温度に自動で戻す【設定温度自動リターン設定】

8. 集中制御

制御関連編

再運転を自動停止する【消し忘れ・運転自動停止設定】

再運転を自動停止する【消し忘れ・運転自動停止設定】

タイマーで設定した時刻にエアコンが自動停止した後、再運転した場合でも一定間隔で自動停止を繰り返すので消し忘れを防止できます。
21:00から翌朝9:00まで閉店、閉店時間内の停止監視を
60分間隔で設定した場合「消し忘れ防止」機能は閉店時間内（例では21:00から翌朝
9:00まで）に何度でも作動します。

項目

消し忘れ・運転自動停止 設定時間
60 分

検知

閉店時間
21:00
自動
OFF

60 分

22:08

60 分

検知

自動
OFF

手動
ON

停止

消し忘れて退店

ヒピノビ
をビ ［消し忘れ・運転自動停止設定］
タッチする

時間条件を選びます。
y「終日」
一日中、「自動停止時間」で自動停止を繰り返します。
（「時間帯設定」は無視されます）y「時間指定」「開始時刻」から「終了時刻」までの間、自動停止を繰り返します。

ブ ［登録］をタッチするz「設定編集」ダイアログが閉じられます。
z 設定を取り消す場合は、［キャンセル］をタッチします。

フ 各設定を行う

z 暗証番号（パスワード レベル１または２）を入力すると「消し忘れ・運転自動停止設定」
画面が表示されます。

y 終日
y 時間指定ヘ

省エネ設定をする

省エネ設定をする

ピノヒ

y 設定時間ご 停止条件を選びます。
y「設定時間ごとに停止」とに停止
y 運転後時間「開始時刻」に自動停止を行ったあ
経過で停止
とも「自動停止時間」の間隔で自動停止を繰り返します。
y「運転後時間経過で停止」「開始時刻」に自動停止を行ったあとは、室内ユニットが運転中のときのみ「自動停止時間」経過後に自動停止を行います。

省エネ

z「設定編集」
ダイアログが表示されます。

省エネ

欄にチェックを入れ（3-1）
、
ピ 「選択」［編集］をタッチ（3-2）する

z 設定を取り消す場合は、［キャンセル］をタッチします。

自動停止機能 チェックを入れると、選んだ室内ユ
ニットの自動停止機能が有効になり
ます。

開店時間
9:00
運転

23:00

手動
ON

忘れ物をとりに戻るの［省エネ設定］を
ヒ 「省エネ」
タッチする検知

ヘ ［登録］をタッチする

説明

自動停止時間 再運転後に自動停止する時間を設定します。
で時間を設定します。
設定範囲は、0 ～ 180分
（5分間隔）
です。

ビ

ブ
項目

説明

時間帯設定
（開始時刻、
終了時刻）

自動停止を行う時間帯を設定します。
で時間を設定します。

プ 他の室内ユニットを設定する
z 手順3 ～ 5を繰り返します。

お知らせ
y 日付をまたぐ設定もできます。
例）22:00 ～ 08:00

次ページに続く

90

91

設定温度の範囲を制限する【設定温度範囲制限設定】

再運転を自動停止する【消し忘れ・運転自動停止設定】

温度の上限・下限を設定することで、設定できる温度の範囲を制限します。

「消し忘れ・運転自動停止設定」画面の［省エネ設定］を
ヒ 「省エネ」
タッチする

A：［全選択］/［選択クリア］切換ボタン［全選択］

すべての室内ユニッ
トを選びます。

［選択クリア］ 室内ユニットの選択をすべて解除します。

BAC

フ 各設定を行う

D

B： 一覧の表示順を変更します。タッチする
たびに切り換わります。

室外機順「室外ユニット設定」(P.158)で設定した室外ユニットの表示順に従って表示されます。

ヒ

D： チェックを入れると、選んだ室内ユニットの消し忘れ・運転自動停止設定が有効になります。「自動停止機能」（「設定編集」ダイアログ）（P.91）の設定と連動しています。
E： タッチすると、「設定編集」ダイアログが表示されます。

項目

をタッチ
ビ ［設定温度範囲制限設定］
する

上限温度
下限温度

z 暗証番号（パスワード レベル１または２）を入力すると「設定温度範囲制限設定」画面が表示されます。

ビ

説明
「暖房」
「冷房」
「自動」
の上限温度、下限温度を設定します。
で温度を設定します。
設定範囲は以下のとおりです。
y 暖房時：
16 ～ 30 ℃※1（1 ℃間隔）
※1 一部の機種の上限温度は26 ℃です。
y 冷房（ドライ）時：
18 ～ 30 ℃（1 ℃間隔）
y 冷暖自動時：
17 ～ 27 ℃（1 ℃間隔）

お知らせ
y 機種によって設定できる温度
範囲が異なります。
設定温度範囲制限 チェックを入れると、選んだ室内ユニットの設定温度範囲制限
機能が有効になります。

欄にチェックを入れ（3-1）
、
ピ 「選択」［編集］をタッチ（3-2）
するz「設定編集」ダイアログが表示されます。

ピノヒ

ピノビ

92

93

C-243

次ページに続く

省エネ設定をする

E

C： チェックを入れた室内ユニットは設定編集対象となります。

省エネ設定をする

アドレス順 「室内ユニット設定」（P.154）で設定したアドレスの順番に従って表示
されます。

省エネ

「室内ユニット設定」（P.154）で設定した表示順に従って表示されます。

省エネ

表示順

8. 集中制御

制御関連編
時間帯で運転量を制御する【タイマー省エネ設定】/【効率運転設定※】

設定温度の範囲を制限する【設定温度範囲制限設定】※ ガスヒートポンプエアコンご利用の場合

ヘ

10:00 ～ 12:00、13:00 ～ 15:00の時間帯に設定すると、その時間帯の消費電力/ガス量を抑えます。

z 設定を取り消す場合は、［キャンセル］
をタッチ
します。

省エネ運転

大

省エネ運転

／

ガス量

z「設定編集」ダイアログが閉じられます。
z 設定を取り消す場合は、［キャンセル］をタッチします。

時間帯を指定して運転量を抑えます。

［登録］をタッチする

消費電力

ブ

［登録］をタッチする

小
10:00

A：［全選択］/［選択クリア］切換ボタン
すべての室内ユニッ
トを選びます。

B
A
C

ピノヒ
ヒ
ピノビ

ビ

「室内ユニット設定」（P.154）で設定した表示順に従って表示されます。

室外機順「室外ユニット設定」(P.158)で設定した室外ユニットの表示順に従って表示されます。

［タイマー省エネ設定］をタッチする

フ 各設定を行う

z 暗証番号（パスワード レベル１または２）を入力すると「タイマー省エネ設定」画面が表示
されます。

D

B： 一覧の表示順を変更します。タッチする
たびに切り換わります。
表示順

省エネ設定をする「設定温度範囲制限設定」画面

15:00

省エネ

z 手順3 ～ 5を繰り返します。

12:00 13:00「選択」欄にチェックを入れ（3-1）、［編集］をタッチ（3-2）
するz「設定編集」ダイアログが表示されます。

省エネ設定をする

プ 他の室内ユニットを設定する［選択クリア］ 室内ユニットの選択をすべて解除します。

ピ

省エネ

ブ

［全選択］

ヒ

ヘ

「省エネ」の［省エネ設定］を
タッチする

ビ

アドレス順 「室内ユニット設定」（P.154）で設定したアドレスの順番に従って表示
されます。

項目

E

開始時刻
終了時刻

C： チェックを入れた室内ユニットは設定編集対象となります。
D： チェックを入れると、選んだ室内ユニットの設定温度範囲制限設定が有効になります。「設定温度範囲制限」（「設定
編集」ダイアログ）（P.93）の設定と連動しています。
E： タッチすると、「設定編集」ダイアログが表示されます。

説明「タイマー 1」
「タイマー 2」の開始
時刻、終了時刻を設定します。
で時間を設定します。
設定範囲は以下のとおりです。
y 時：00 ～ 23（1時間間隔）
y 分：00 ～ 59（1分間隔）

お知らせ
y 日付をまたぐ設定もできます。
例）22:00 ～ 08:00

次ページに続く

94

95

室外ユニットの騒音を抑える【室外静音モード設定】

時間帯で運転量を制御する【タイマー省エネ設定】/【効率運転設定】項目

説明

タイマー省エネ チェックを入れると、選んだ室内ユニットのタイマー省エネ設定機
能が有効になります。

プ 他の室内ユニットを設定する

時間を設定して夜間の室外ユニットの運転音を昼間より下げることができます。

ヘ ［登録］をタッチするの［省エネ設定］を
ヒ 「省エネ」
タッチする

お知らせ
y 店舗用パッケージエアコンの室外静音モードを設定するには、S-LINKアダプター（CZ品番：2015年製以降）が必要です。

z 手順3 ～ 5を繰り返します。

ブ ［登録］をタッチする

z 設定を取り消す場合は、［キャンセル］をタッチします。

z「設定編集」ダイアログが閉じられます。
z 設定を取り消す場合は、［キャンセル］をタッチ
します。

をタッチ
ビ ［室外静音モード設定］
する
z 暗証番号（パスワード レベル１または２）を入力すると「室外静音モード設定」画面が表示されます。

「タイマー省エネ設定」画面
A：［全選択］/［選択クリア］切換ボタン［全選択］

すべての室内ユニットを選びます。

［選択クリア］ 室内ユニットの選択をすべて解除します。

ビB
C「室内ユニット設定」（P.154）で設定した表示順に従って表示されます。

室外機順「室外ユニット設定」(P.158)で設定した室外ユニットの表示順に従って表示されます。

説明
開始時刻、終了時刻を設定します。
で時間を設定します。
設定範囲は以下のとおりです。
y 時：00 ～ 23
（1時間間隔）y 分：00 ～ 59
（1分間隔）

お知らせ
y 日付をまたぐ設定もできます。
例）22:00 ～ 08:00
静音運転モードA

チェックを入れると、静音運転
モード機能が有効になります。

ブ ［登録］をタッチするD

B： 一覧の表示順を変更します。タッチする
たびに切り換わります。
表示順

項目
開始時刻
終了時刻

ピ

「選択」欄にチェックを入れ（3-1）
、［編集］をタッチ（3-2）
するz「設定編集」ダイアログが閉じられます。
z 設定を取り消す場合は、［キャンセル］をタッチします。

z「設定編集」ダイアログが表示されます。

ピノヒ

アドレス順 「室内ユニット設定」（P.154）で設定したアドレスの順番に従って表示
されます。

ブ

E

C： チェックを入れた室内ユニットは設定編集対象となります。

ピノビ

D： チェックを入れると、選んだ室内ユニットのタイマー省エネ設定が有効になります。「タイマー省エネ」（「設定編集」
ダイアログ）の設定と連動しています。

プ 他の室内ユニットを設定する

E： タッチすると、「設定編集」ダイアログが表示されます。

z 手順3 ～ 5を繰り返します。

お知らせ
y 室外静音モードが設定可能な室外ユニットのみ
チェックボックスが表示されます

96

C-244

次ページに続く

97

省エネ設定をする

y 効率運転（ガスヒートポンプエアコンご利用の場合）の設定方法は、タイマー省エネ設定と同じです。

省エネ

省エネ設定をする

お知らせ

ヒ

省エネ

ヘ
ブ

フ 各設定を行う

8. 集中制御

制御関連編
デマンド接点入力を登録する【デマンド接点登録】

室外ユニットの騒音を抑える【室外静音モード設定】

デマンドコントローラー接続時のデマンド接点を入力する本体あるいは通信アダプターのDI端子を登録します。

ヘ ［登録］をタッチする

z 設定を取り消す場合は、［キャンセル］をタッチします。

の［デマンド設定］を
ヒ 「省エネ」
タッチするヘ

ピ 右の一覧から本体あるいは通信アダプターを選び（3-1）、［設定］をタッチ（3-2）
する

z デマンド接点（「デマンド1」「デマンド2」「デマ
ンド3」）
をそれぞれ設定します。
z 各デマンド接点に表示されているアダプター
名は変更することができます。テキストボック
スをタッチし、ソフトキーボードで変更します。
（全角8文字まで、半角英数字16文字まで）ヒ「室外静音モード設定」画面
すべての室外ユニッ
トを選びます。

［選択クリア］ 室外ユニットの選択をすべて解除します。

B
A
C

D

B： タッチするたびに「表示順」「アドレス順」に切り換えます。

ピノヒ

ビ ［デマンド接点登録］をタッチする

省エネ設定をする［全選択］

省エネ設定をする

A：［全選択］/［選択クリア］切換ボタン

z 暗証番号（パスワード レベル１または２）を入力すると「デマンド接点登録」画面が表示されます。

ビフ ［登録］をタッチする

C： チェックを入れた室外ユニットは設定編集対象となります。

z 設定を取り消す場合は、［キャンセル］をタッチします。

D： チェックを入れると、選んだ室外ユニッ
トの室外静音モード設定が有効になります。「静音運転モード」（「設定編集」ダイ
アログ）（P.97）の設定と連動しています。
E： タッチすると、「設定編集」ダイアログが表示されます。

Eフ

お知らせ
y 室外静音モードは一部の機種のみ設定可能です。

98

99

室内ユニットのデマンド設定を行う【室内デマンド設定】

室内ユニットのデマンド設定を行う【室内デマンド設定】

室内ユニットに室内機デマンド制御の設定レベルを設けることで自動制御し、最大需要電力/
最大ガス量をカットします。
各設定レベルのデマンド接点入力がオンになったときの動作を設定します。

ブ ［登録］をタッチする

y 設定する前に、デマンド接点入力を登録してください。（P.99）
y 設定する前に、「室外機情報」画面から、室外ユニットのデマンド運転の設定を解除(［設定無し］)してください（P.35）
消費電力/ガス量

冷房時、設定レベル「デマンド1」に「設温±1℃」を設定した場合デマンドコントローラーからのデマンド信号を受け、デマン
ド1の接点がONになると、設定温度は1℃上がります。

8:00

12:00

16:00

20:00 時間z「設定編集」
ダイアログが表示されます。

ヒ
ピノビ

ビ

［室内デマンド設定］をタッチする

プ 他の室内ユニットを設定する

省エネ設定をする

省エネ設定をする

ピノヒ

ベ

ブ

省エネ

「選択」欄にチェックを入れ（3-1）
、［編集］をタッチ（3-2）する

省エネ

ピz 設定を取り消す場合は、［キャンセル］をタッチします。

消費電力/ガス量
カット！

デマンド1
（設温±1℃）「省エネ」の［デマンド設定］をタッチする

ベ ［登録］をタッチするz「設定編集」ダイアログが閉じられます。
z 設定を取り消す場合は、［キャンセル］をタッチ
します。

お願い

ヒ

省エネ

省エネ

ピノビ

z 手順3 ～ 5を繰り返します。

ヘ 「室内機デマンド」の「する」を選ぶ
ヘ

フ 各設定を行う

z 暗証番号（パスワード レベル１または２）を入力すると「室内デマンド設定」画面が表示されます。

z「設定レベル」の「デマンド1」～「デマンド3」に対してそれぞれ「設定内容」
を設定します。

ビ

項目

説明

設定レベル

設定レベルを選びます。

設定内容

動作を選びます。
［未選択］を選ぶと、動作を起こしません。

室内機デマン チェックを入れると、選んだ室内ユニッド制御 有効 トのデマンド設定が有効になります。

100

次ページに続く

101

C-245

8. 集中制御

制御関連編
室外ユニットのデマンド設定を行う【室外デマンド設定】

室内ユニットのデマンド設定を行う【室内デマンド設定】

室外ユニットに室外デマンド設定の設定レベルを設けることで自動制御し、最大需要電力/最大ガス量をカットします。
各設定レベルのデマンド接点入力がオンになったときの動作を設定します。

「室内デマンド設定」画面
A：［全選択］/［選択クリア］切換ボタン
［全選択］

A

すべての室内ユニッ
トを選びます。

［選択クリア］ 室内ユニットの選択をすべて解除します。

C

B

D

お願い
y 設定する前に、デマンド接点入力を登録してください。（P.99）
y 設定する前に、「室外機情報」画面から、室外ユニットのデマンド運転の設定を解除(［設定無し］)してください（P.35）

E

消費電力/ガス量

暖房時に、設定レベル「デマンド1」として「運転50%」を設定
した場合
デマンドコントローラーからのデマンド信号を受け、デマン
ド1の接点がONになると、室外ユニットの運転が50%制御されます。

B： システム全体で室内ユニットのデマン
ド制御をするか、しないかを設定しま
す。

8:00

省エネ

C： 一覧の表示順を変更します。タッチするたびに切り換わります。

室外機順「室外ユニット設定」(P.158)で設定した室外ユニットの表示順に従って表示されます。

ピ

12:00

20:00 時間

16:00

「選択」欄にチェックを入れ（3-1）、［編集］をタッチ（3-2）
するz「設定編集」ダイアログが表示されます。

F

アドレス順 「室内ユニット設定」（P.154）で設定したアドレスの順番に従って表示されます。

省エネ設定をする「室内ユニット設定」（P.154）で設定した表示順に従って表示されます。

省エネ設定をする

表示順

ヒ「省エネ」の［デマンド設定］を
タッチする

省エネ

お知らせ
y「する」に設定した場合は、必ず室外ユ
ニットのデマンド設定は「しない」に設定してください。

消費電力/ガス量カット！
デマンド1（運転50%）

ピノヒヒ
ピノビ

ビ ［室外デマンド設定］をタッチする フ 各設定を行う

D： チェックを入れた室内ユニットは設定編集対象となります。
E： チェックを入れると、選んだ室内ユニットの室内デマンド設定が有効となります。「室内機デマンド制御
定編集」ダイアログ）（P.100）の設定と連動しています。

有効」
（「設

z 暗証番号（パスワード レベル１または２）を入力すると「室外デマンド設定」画面が表示されます。

F： タッチすると、「設定編集」ダイアログが表示されます。

z「設定レベル」の「デマンド1」～「デマンド3」に対してそれぞれ「設定内容」を設定します。

ビ

項目

説明

設定レベル

設定レベルを選びます。

設定内容

動作を選びます。
［設定なし］を選ぶと、動作を起こしません。
「設定内容」で［運転］を選んだ場合はで 制御率を設定します。
数値は、選んでいる室外ユニットで設定できる値が表示されます。

室外機デマン チェックを入れると、選んだ室外ユニッド制御 有効 トのデマンド設定が有効になります。

102

次ページに続く

103

消費電力/ガス量を抑制する【室外時間帯デマンド設定】/【ピークカット設定※】

室外ユニットのデマンド設定を行う【室外デマンド設定】※ ガスヒートポンプエアコンご利用の場合

ブヘ［登録］をタッチするz「設定編集」ダイアログが閉じられます。
z 設定を取り消す場合は、［キャンセル］をタッチします。

設定した時間帯に室外ユニットの消費電力/ガス量を抑えることができます。

「室外デマンド」の「する」を選ぶ

お願い
y 設定する前に、「室外機情報」画面から、室外ユニットのデマンド運転の設定を解除(［設定無し］)してください（P.35）

消費電力

10:00 ～ 12:00、13:00 ～ 15:00の時間帯に設定すると、その時間帯の室外ユニットの消費電力/ガス量を抑えます。

ヘ

大

デマンド運転 デマンド運転

ガス量

／

小

z 設定を取り消す場合は、［キャンセル］
をタッチ
します。

ピノヒ
ヒ

を
ビ ［室外時間帯デマンド設定］
タッチする

フ 各設定を行う

z 暗証番号（パスワード レベル１または２）を入力すると「室外時間帯デマンド設定」画面が表示されます。

「室外デマンド設定」画面
A：［全選択］/［選択クリア］切換ボタン
すべての室外ユニッ
トを選びます。

［選択クリア］ 室外ユニットの選択をすべて解除します。

欄にチェックを入れ（3-1）、
ピ 「選択」［編集］をタッチ（3-2）
する

ピノビ

ベ

［全選択］

A

B

D

15:00

省エネ設定をする

z 手順3 ～ 5を繰り返します。

12:00 13:00

z「設定編集」ダイアログが表示されます。

省エネ設定をする

プ 他の室外ユニットを設定するの［デマンド設定］を
ヒ 「省エネ」
タッチする

10:00

C

E

B： 室外ユニットのデマンド制御をするか、しないかを設定します。

ビ

お知らせ
y「する」に設定した場合は、必ず室内ユ
ニットのデマンド設定は「しない」に設定してください。

項目
タイマー 1
タイマー 2

C： タッチするたびに、「表示順」「アドレス順」に切り換えます。
D： チェックを入れた室外ユニットは設定編集対象となります。
E： チェックを入れると、選んだ室外ユニッ
トの室外デマンド設定が有効となります。「室外機デマンド制御連動しています。

説明
最初に「タイマー 1」「タイマー 2」を選び、それぞれの「開始時刻」「終了時刻」「デマンド値」
を設定しま
す。

F
有効」
（「設定編集」ダイアログ）（P.103）の設定と次ページに続く

F： タッチすると、「設定編集」ダイアログが表示されます。

104

105

C-246

省エネ

ベ ［登録］をタッチする

省エネブ

8. 集中制御

制御関連編

消費電力/ガス量を抑制する【室外時間帯デマンド設定】/【ピークカット設定】

項目
開始時刻
終了時刻

プ 他の室外ユニットを設定する

説明「タイマー 1」
「タイマー 2」の開始
時刻、終了時刻を設定します。
で時間を設定します。
設定範囲は以下のとおりです。
y 時：00 ～ 23（1時間間隔）
y 分：00 ～ 59（1分間隔）

A：［全選択］/［選択クリア］切換ボタン［全選択］

ヘ ［登録］をタッチする

すべての室外ユニッ
トを選びます。

［選択クリア］ 室外ユニットの選択をすべて解除します。

z 設定を取り消す場合は、［キャンセル］
をタッチ
します。

B
A
C

D

B： タッチするたびに「表示順」「アドレス順」に切り換えます。

動作を選びます。
［設定なし］を選ぶと、動作を起こしません。
「設定内容」で［運転］を選んだ場合
で制御率を設定しまはす。数値は、選んでいる室外ユニットで設定できる値が表示されます。

C： チェックを入れた室外ユニットは設定編集対象となります。

ヘz「設定編集」ダイアログが閉じられます。
z 設定を取り消す場合は、［キャンセル］をタッチします。

E： タッチすると、「設定編集」ダイアログが表示されます。

省エネ設定をする

省エネ設定をする［登録］をタッチする

D： チェックを入れると、選んだ室外ユニッ
トの室外時間帯デマンド設定が有効となります。「室外機時間帯デマンド制御
有効」（「設定編集」ダイアログ）（P.106）の設定と連動しています。

省エネ

省エネ

室外機時間帯デ チェックを入れると、選んだ室外マンド制御有効 ユニットの室外機時間帯デマンド
制御が有効になります。

ブ「室外時間帯デマンド設定」画面

z 手順3 ～ 5を繰り返します。

お知らせ
y 日付をまたぐ設定もできます。
例）22:00 ～ 08:00
デマンド値

消費電力/ガス量を抑制する【室外時間帯デマンド設定】/【ピークカット設定】

E

ブ

お知らせ
y ピークカット（ガスヒートポンプエアコンご利用の場合）の設定は、室外時間帯デマンド設定と同じです。

106

107

一定間隔で運転を制御する【室内サイクリック制御設定】

一定間隔で運転を制御する【室内サイクリック制御設定】

設定した時間帯を指定の周期（3分/4分/5分）
でローテーションしながら順次各制御グループの室内ユニットに公平に運転設定（運転停止、サーモ、モード、設定温度）/復帰させていく制御です。
y 設定する前に、デマンド接点入力を登録してください。（P.99）
y 設定する前に、「室外機情報」画面から、室外ユニットのデマンド運転の設定を解除(［設定無し］)してください（P.35）
５分

５分

５分

制御グループ 1 強制サーモOFF
制御グループ 2

通常運転

制御グループ 3
制御グループ 4

５分

通常運転
強制サーモOFF

通常運転

通常運転

強制サーモOFF

通常運転

で温度を設定します。
「±1」、「±2」、16℃～ 28℃の1℃単位の数値※から設定します。

ベ

風速

で風速を設定します。
「自動」
「急風」
「強風」
「弱風」※から設定します。

ブ ［登録］をタッチする

ピノビ

ペ

ブ

フ 各設定を行う

z 暗証番号（パスワード レベル１または２）を入力すると「室内サイクリック制御設定」画面が表示されます。

z 左側が制御開始時間、右側が制御終了時間です。
z
で時間を設定します。時は0 ～ 23の範囲で、分は「00」「30」で設定します。

プ 他の室内ユニットを設定する
z 手順3 ～ 5を繰り返します。

ヒパ制御周期を設定する

ヘ ［時間帯設定］をタッチするz「制御時間帯設定」ダイアログが表示されます。

ビ

108

項目

説明

制御グループで室内ユニットが属する制御グループを設定します。（10グルー
プまで）「グループ1」～「グループ10」から設定します。

運転停止

室内ユニットの運転を停止します。
［停止］［未選択］※から設定します。

サーモ

強制的にサーモOFFに設定します。
※［強制サーモOFF］
［未選択］
から設定
します。
次ページに続く

z「3分」「4分」「5分」から選びます。
z 番号［1］から［4］まで、手順7 ～ 9を繰り返し設定します。

ヒパヘ

次ページに続く

109

C-247

省エネ設定をするヒビ

ペ 時間を設定する

z「設定編集」ダイアログが閉じられます。
z 設定を取り消す場合は、［キャンセル］をタッチします。

省エネ設定をする

ピノヒ［室内サイクリック制御設定］をタッチする

z 時間帯は4種類設定できます。

省エネ

z「設定編集」
ダイアログが表示されます。

省エネ

欄にチェックを入れ（3-1）
、
ピ 「選択」［編集］をタッチ（3-2）する

設定温度※空白にすると、その項目は動作を起こしません。

送風

通常運転

ベ 番号をタッチする

説明

室内機サイク チェックを入れると、選んだ室内ユ
リック制御
ニットの室内機サイクリック制御が有効有効となります。

通常運転

送風

通常運転

制御グループ 5の［デマンド設定］を
ヒ 「省エネ」
タッチする

５分

運転モードを送風に設定します。
［送風］［未選択］※から設定します。

項目

お願い

室内ユニットの制御グループ1 ～ 5を5分周期でサイクリッ
ク制御を行う場合制御グループ1 ～ 3は「強制サーモOFF」、制御グループ4 ～5は「送風」に、周期は「5分」に設定すると、5分周期でサイクリック制御を行います。

モード

8. 集中制御

制御関連編
一定間隔で運転を制御する【室内サイクリック制御設定】

ヒヒ［登録］をタッチする

一定間隔で運転を制御する【室内サイクリック制御設定】

ヒフ［登録］をタッチするz「制御時間帯設定」ダイアログが閉じられます。
z 設定を取り消す場合は、［キャンセル］をタッチします。

「室内サイクリック制御設定」画面

z 設定を取り消す場合は、［キャンセル］
をタッチします。

A：［全選択］/［選択クリア］切換ボタン
［全選択］

B

すべての室内ユニットを選びます。

A［選択クリア］ 室内ユニットの選択をすべて解除します。

DCE

B： システム全体で室内ユニットのサイクリック制御をするか、しないかを設定
します。

省エネ

お知らせ

ヒビ

表示順

「室内ユニット設定」（P.154）で設定した表示順に従って表示されます。

室外機順「室外ユニット設定」(P.158)で設定した室外ユニットの表示順に従って表示されます。

GF

省エネ設定をする

y 制御グループは10グループまで設定できます。
y 設定していない制御グループは、サイクリック制御の対象にはなりません。

C： 一覧の表示順を変更します。タッチするたびに切り換わります。

省エネ設定をする

ヒビ「有効」欄にチェックを入れる

省エネ

お知らせ
y「する」に設定した場合は、必ず室外ユ
ニットのサイクリック制御設定は「しない」に設定してください。

ヒフ

ヒヒ

アドレス順 「室内ユニット設定」（P.154）で設定したアドレスの順番に従って表示されます。
D： チェックを入れた室内ユニットは設定編集対象になります。
E： チェックを入れると、選んだ室内ユニットの室内サイクリック制御設定が有効となります。
「室内機サイクリック制
御 有効」（「設定編集」ダイアログ）（P.109）の設定と連動しています。

「室内サイクリック制御」の「する」を選ぶ

ヒピ

F： タッチすると、「時間帯設定」ダイアログが表示されます。
G： タッチすると、「設定編集」ダイアログが表示されます。

ヒピ

110

111

一定間隔で運転を制御する【室外サイクリック制御設定】

一定間隔で運転を制御する【室外サイクリック制御設定】

設定した時間帯を10分間隔でローテーションしながら順次各制御グループの室外ユニットに公平に運転制御（または停止）/復帰させていく制御です。

項目

お願いy 設定する前に、デマンド接点入力を登録してください。（P.99）
y 設定する前に、「室外機情報」画面から、室外ユニットのデマンド運転の設定を解除(［設定無し］)してください（P.35）
10 分

室外ユニットの制御グループ1 ～ 5を10分周期でサイクリッ
ク制御を行う場合制御グループ1、3は「強制停止」、制御グループ2、4、5は運転「50%」制御に設定すると、10分周期でサイクリック制
御を行います。

制御グループ 1

強制停止

制御グループ 2

通常運転

制御グループ 3
制御グループ 4

10 分

10 分

z「設定編集」ダイアログが閉じられます。
z 設定を取り消す場合は、［キャンセル］をタッチ
します。

通常運転

50%制御
強制停止

通常運転

通常運転
50%制御

通常運転

ペ

通常運転
50%制御

通常運転

ヒ
ピノビ

ビ

ブ

ヒパ［登録］をタッチするz「制御時間帯設定」ダイアログが閉じられます。
z 設定を取り消す場合は、［キャンセル］をタッチします。

プ 他の室外ユニットを設定する
z 手順3 ～ 5を繰り返します。

ヘ ［時間帯設定］をタッチするz「制御時間帯設定」ダイアログが表示されます。

フz 暗証番号（パスワード レベル１または２）を入力すると「室外サイクリック制御設定」画面が表示されます。

各設定を行うヒパ

ヒヒ「有効」欄にチェックを入れる

ヘ

ヒヒ

ビ

ベ

112

項目

説明

制御グループで室外ユニットが属する制御グループを設定します。
「グループ1」～「グループ5」から設
定します。

デマンド値

動作を選びます。
［設定なし］を選ぶと、動作を起こしません。
［運転］を選んだ場合はで制御率を設定します。数値は、選んでいる室外ユニットで設定できる値が表示されます。

番号をタッチするz 時間帯は4種類設定できます。

ベ

次ページに続く

次ページに続く

113

C-248

省エネ設定をする

省エネ設定をする

ピノヒ

省エネ

z「設定編集」
ダイアログが表示されます。

省エネ

欄にチェックを入れ（3-1）
、
ピ 「選択」［編集］をタッチ（3-2）する［室外サイクリック制御設定］をタッチする

z 左側が制御開始時間、右側が制御終了時間です。
z
で時間を設定します。時は0 ～ 23の範囲で、分は「00」「30」で設定します。

ブ ［登録］をタッチする

10 分

通常運転

制御グループ 5の［デマンド設定］を
ヒ 「省エネ」
タッチする

10 分

ペ 時間を設定する

説明室外機サイク チェックを入れると、選んだ室外ユリック制御
ニットの室外機サイクリック制御が有効有効になります。

8. 集中制御

制御関連編
一定間隔で運転を制御する【室外サイクリック制御設定】の「する」
ヒビ「室外サイクリック制御」
ヒピ［登録］をタッチするを選ぶ

z 設定を取り消す場合は、［キャンセル］
をタッチ
します。

ヒビ

データをグラフ表示する
本章では、グラフの表示方法について説明します。

ヒピ

A：［全選択］/［選択クリア］切換ボタン［全選択］

すべての室外ユニットを選びます。

［選択クリア］ 室外ユニットの選択をすべて解除します。

B

画面メニュー

概要

ページ

棒グラフ
折れ線グラフエネルギー（電気、ガス）の使用量などを棒グラフで表示します
温度変化などを折れ線グラフで表示します

119
123

C

A
D

データをグラフ表示する「室外サイクリック制御設定」画面

省エネ設定をする

お知らせ
y 制御グループは5グループまで設定できます。
y 設定していない制御グループは、サイクリック制御の対象にはなりません。

省エネ

省エネ

本機は各機器に蓄積されたデータを収集し、グラフ化する機能を搭載しています。
データを視覚化することで、より客観的に省エネ管理を行えます。

E

B： システム全体で室外ユニットのサイクリック制御をするか、しないかを設定します。

お知らせ
y「する」に設定した場合は、必ず室内ユ
ニットのサイクリック制御設定は「しない」に設定してください。
C： タッチするたびに「表示順」「アドレス順」に切り換えます。
D： チェックを入れた室外ユニットは設定編集対象になります。

F

E： チェックを入れると、選んだ室外ユ
ニットの室外サイクリック制御設定が有効となります。「室外機サイクリック制御（P.113）の設定と連動しています。

G有効」（「設定編集」ダイアログ）

F： タッチすると、「時間帯設定」ダイアログが表示されます。
G： タッチすると、「設定編集」ダイアログが表示されます。

114

115

グラフ表示機能について

グラフ表示機能について

本機には、省エネ管理機能として「グラフ表示」
機能が搭載されています。
室内ユニット、室外ユニット、パルスメーターなどからデータを収集し、表示期間（日間、月間、年間）などを設定してグラフに表示します。

z グラフ種別・データ種別
グラフ

グラフの種類

種別

棒

並列※1

○

X軸の1単位に、選んだユニットまたはデータを横に並べます。

積み上げ※2○X軸の1単位に、選んだ各ユニットのデータを積み上げます。

ユニット別※3○

棒グラフ

X軸をユニットにします（表示順の昇順に10台）。
○

選んだ項目の最高値をデータとして扱います。

最低※4

○

選んだ項目の最低値をデータとして扱います。

平均

○

指定時刻

○

※4

折れ線グラフ

説明

最高※4

データ

本機で表示できるグラフは2種類です。

折れ線

選んだ項目の平均値をデータとして扱います。
選んだ項目の指定した時刻の値をデータとして扱います。
※2

表示例（積み上げ）※4

表示期間で「月間」を選んだときに設定できます。

※3

表示例（ユニット別）

表示例

温度変化などの比較

グラフの設定グラフを表示するには、以下を設定する必要があります。
（○は設定できる項目です）

z 表示期間
表示期間

棒

折れ線

説明

日間

○

○

一日のデータ推移を時間単位（1時間）で表示します。

月間

○

○

一月のデータ推移を日単位（1日）で表示します。

年間

○

表示方法

棒
○

ユニット単位
ユニット比較

折れ線

ユニット

○
○

ユニット（機器は4台まで選択可）別に項目のデータを表示します。

○○

項目およびユニットの当日および前日、前々日の3日間のデータを表示します。

自由選択

○

○

項目を自由に選択します。

ユニット

棒

折れ線

室内機

○

○

表示対象を室内ユニットに設定します。

室外機

○

○

表示対象を室外ユニットに設定します。

積算○

表示対象を積算（パルスメーター）に設定します。

エリア○

表示対象をエリアグループに設定します。

月間
総運転時間（分）
電気使用量（kWh）
発電ガス使用量（m3）
空調ガス料金（￥）総運転時間（分）サーモON運転時間（分）

室外機

室外機運転回数（回）
エンジン運転時間（分）
ソーラー積算発電量（kWh）

パルス

増加量

エリア

総運転時間（分）サーモON運転時間（分）ユニット

ユニットの項目別データを表示します。（項目は固定）

前日比較

日間

室内機

年間
サーモON運転時間（分）空調ガス使用量（m3）
電気料金（￥）
発電ガス料金（￥）インバーター積算発電量（kWh）

消費電力量
（kWh）
総運転時間（分）
電気使用量（kWh）
発電ガス使用量（m3）
空調ガス料金（￥）サーモON運転時間（分）空調ガス使用量（m3）
電気料金（￥）
発電ガス料金（￥）z 折れ線グラフ

説明
項目の集計値を元に、ワースト/ベストの上位10台を表示します。

○

項目単位

選んだユニットによって、設定できる項目が異なります。

z 棒グラフ

一年のデータ推移を月単位（1月）で表示します。

z 表示方法
ランキング

z 項目

日間

月間

室内機

設定温度（℃） 室内温度（℃） 吹出温度（℃） 吸込温度（℃）

室外機

外気温度（℃） インバーター瞬時発電量（W） ソーラー瞬時発電量（W）

お知らせ
y 表示方法で［ユニット単位］を選んだ場合は、該当するユニットのすべての項目を表示します。（項目は選べません）

z ユニット
説明

116

117

C-249

データをグラフ表示する

積算データ（サーモON運転時間など）の比較

データをグラフ表示する

おもな使用目的

省エネ

表示例（並列）省エネ※1

8. 集中制御

制御関連編
運転時間、エネルギー使用量をグラフ化する

グラフ表示機能について表示期間（日間、月間、年間）を指定して、エネルギー使用量（電気、ガス）や総運転時間、料金（電気、ガス）など、おもに積算データを棒グラフにして表示します。
グラフには目標値を設定することができます（グラフ上には赤ラインが表示されます）。目標値を設定することで、省エネへの意識もより高まります。

［自由選択］について
z「項目を自由に設定する」（P.126）
棒グラフ、折れ線グラフともに表示方法から［自由選択］を選ぶと、ユニットと項目の自由な組み合わせでグラフを表示できます。
目的に応じて、設定を「グラフグループ」として登録しておけば、毎回項目を設定することなく、簡単に表示させることができます。
（表示期間などは設定する必要があります）
グラフグループは5グループまで登録できます。
グラフグループ1には、室内ユニット1台の総運転時間、サーモON
運転時間、電気使用量の月間推移を登録

例

例の［省エネ管理］をタッチ
ヒ ［省エネ］
フ 表示範囲を設定する
する

グラフグループ2には、室外ユニット2台の室外機運転回数、エンジン運転時間の日間推移
を登録

ヒ
省エネ

省エネ

ビ

z メイン画面が表示されます。

ビ

ピ ［グラフ表示設定］をタッチする

項目

説明

表示期間
（日間/月間/年間）

表示期間についてはP.116を参照してください。

表示日
表示月
表示年

表示する日付を設定します。
y「日間」選択時
1） をタッチします。
2）「カレンダー」ダイアログで表示する日付を選びます。
［今日］をタッチすると、当日の日付になります。
y「月間」「年間」選択時
1）で表示する月または年を選
びます。
［今月］
または［今年］
をタッチすると、当月または当年になります。

X軸

で時間または期間の最初と最後をそれぞれ設定します。
y「日間」の場合は00:00 ～ 24:00、
1時間単位
y「月間」の場合は1日～ 31日、1日
単位

データ単位

X軸1目盛の単位を示します。
日間：1時間固定
月間：1日固定
年間：1ケ月固定

Y軸1（左）
Y軸2（右）

数値軸の範囲を設定します。
「自動設定」にチェックが入っていると、数値の最大値、最小値を自動で設定します。
最大値と最小値を手動で設定する場
合は、チェックをはずし、テキストボックスに数値を入力します。

z 表示設定画面が表示されます。

ピ

データをグラフ表示する

データをグラフ表示する（画面は「日間」を選んだ場合）［棒グラフ］をタッチする

次ページに続く

118

119

運転時間、エネルギー使用量をグラフ化する

ブ ［表示項目設定］をタッチする

運転時間、エネルギー使用量をグラフ化する

ベ グラフ種別を選ぶ

z「表示項目設定」画面が表示されます。

ヒパ項目を選ぶz グラフ種別についてはP.117を参照してください。
z 表示方法で［ランキング］を選んだ場合は、「ワースト」「ベスト」のいずれかを選びます。

ブ

ヒビ軸目標値を設定する

z 設定できる項目についてはP.117を参照してください。
z 1項目のみ選ぶことができます。

z［軸1目標値］をタッチして、ソフトテンキーで数値を入力します。
z グラフの目標値に青いラインが表示されます。
z 設定は任意です。
z 表示方法で「ランキング」を選んだ場合は設定できません。

ヒパ

ベ

①［軸1］
をタッチするz「表示単位設定」
ダイアログが表示されます。
z Y軸の表示単位を選びます。

プ

ヒヒ機器名を選ぶ

z「選択」欄にチェックを入れます。
z 表示方法で「ランキング」、グラフ種別で「ユニット別」を選んだ場合は、すべての機器を対象にするため選ぶ必要はありません。

ヒピ［グラフ表示］をタッチするz メイン画面にグラフが表示されます。
z 設定を取り消す場合は、［キャンセル］をタッチ
します。

ヒヒ

ペノヒ
（以降、「ユニット比較」を選んだ例で説明します）

ヘ ユニットを選ぶ

ヒピz ユニットについては、P.116を参照してくだ
さい。

お知らせ

② 表示する単位をタッチする

y 表示方法、グラフ種別の設定によって選べる台数が異なります。

z 設定が登録され、「表示単位設定」
ダイアログが閉じられます。

ヘ

表示方法

ペノビ

グラフ種別
並列

積み上げ

ユニット比較 4台まで

4台まで

前日比較

1台のみ

1台のみ

次ページに続く

120

121

C-250

データをグラフ表示する

ペ Y軸の表示単位を設定する

データをグラフ表示する

z 表示方法についてはP.116を参照してくださ
い。

省エネ

ヒビ

省エネ

プ 表示方法を選ぶ

8. 集中制御

制御関連編
温度変化をグラフ化する

運転時間、エネルギー使用量をグラフ化する

表示期間（日間、月間）を指定して、設定温度や室内温度などの変化を折れ線グラフにして表示します。

棒グラフの表示例
表示方法

種別

ランキング

ユニット比較

前日比較――の［省エネ管理］をタッチ
ヒ ［省エネ］
フ 表示範囲を設定する
する

ワースト/ベストヒ※1（画面は「月間」を選んだ場合）

―

積み上げ

―

※2

※2

ビ ［折れ線グラフ］をタッチする

項目

表示日
表示月

表示する日付を設定します。
y「日間」選択時
1） をタッチします。
2）「カレンダー」ダイアログで、表示する日付を選びます。
［今日］をタッチすると、当日の日付になります。
y「月間」
選択時
1）
で表示する月を選びます。
［今月］をタッチすると、当月にな
ります。

X軸

で時間または期間の最初と最後をそれぞれ設定します。
y「日間」の場合は00:00 ～ 24:00、
1時間単位
y「月間」の場合は1日～ 31日、1日
単位

データ単位

X軸1目盛の単位を示します。
日間：「5分」「1時間」のいずれかを選択します。
月間：1日固定Y軸1（左）
Y軸2（右）

数値軸の範囲を設定します。
「自動設定」にチェックが入っていると、数値の最大値、最小値を自動で設定します。
最大値と最小値を手動で設定する場
合は、チェックをはずし、テキストボックスに数値を入力します。

ビ

※3

ユニット別

―

ピ ［グラフ表示設定］をタッチする
z 表示設定画面が表示されます。

※2

※3

※2

説明

表示期間
表示期間についてはP.116を参照し（日間/月間） てください。

z メイン画面が表示されます。

※3※1 ［ワースト］［ベスト］をタッチすると、ランキングを切り換えることができます。
※2 ［並列］［積み上げ］［ユニット別］をタッチすると、グラフ種別を切り換えることができます。
をタッチして、表示するユニットを1台単位で切り換えることができます。（例：1号機～ 10号機が表示さ※3
れている場合、 をタッチすると、2号機～ 11号機の表示に切り替わります。
）

お知らせy［グラフ表示設定］をタッチすると、表示範囲および表示項目を変更できます。

ピ

データをグラフ表示する※3

データをグラフ表示する

※2

※2

省エネ

省エネ

並列

次ページに続く

122

123

温度変化をグラフ化する

ブ ［表示項目設定］をタッチする

温度変化をグラフ化する

ベ データ種別を選ぶ

z「表示項目設定」画面が表示されます。

ヒヒ軸目標値を設定する

z データ種別についてはP.117を参照してください。
z 表示期間で［日間］を選んだ場合は設定しません。

ブヒビ［グラフ表示］をタッチするz［軸1目標値］をタッチして、ソフトテンキーで数値を入力します。
z グラフの目標値に青いラインが表示されます。
z 設定は任意です。

z メイン画面にグラフが表示されます。
z 設定を取り消す場合は、［キャンセル］をタッチ
します。

ヒヒ

z 設定できる項目についてはP.117を参照してください。
z 1項目のみ選ぶことができます。
z 表示方法で［ユニット単位］
を選んだ場合は、項目固定になるため設定する必要はありません。

プ

データをグラフ表示する

ペ 項目を選ぶ

データをグラフ表示する

z 表示方法についてはP.116を参照してください。

折れ線グラフの表示例
表示方法
ユニット単位

項目単位

前日（前年）比較

ペ（以降、「項目単位」を選んだ例で説明します）※1

ヘ ユニットを選ぶ※1

z ユニットについては、P.116を参照してください。

z 機器名は1台のみ設定できます。
z 表示方法で［項目単位］を選んだ場合は、機器名
を4台まで設定できます。

ヘ

ヒパ

124

次ページに続く

125

C-251

※1

をタッチして、表示するユニットを1台単位で切り換えることができます。（例：1号機～ 10号機が表示されている場合、 をタッチすると、2号機～ 11号機の表示に切り替わります。
）
ただし、ユニット単位の場合は、をタッチして表示を切り換えることはできません。

お知らせy［グラフ表示設定］をタッチすると、表示範囲および表示項目を変更できます。

ヒパ機器名を選ぶ

省エネ

プ 表示方法を選ぶ

ヒビ

省エネ

ベ

8. 集中制御

制御関連編

項目を自由に設定する

項目を自由に設定する

表示方法から［自由選択］
を選ぶと、ユニットと項目を自由に組み合わせた表示項目でグラフ表示することができます。
たとえば、次のような組み合わせで設定できます。

をタッチし、表示する軸
ヒパ［軸設定］を選ぶ

ヘ ユニットを選ぶ

y 室内ユニット01の総運転時間、サーモON運転時間、電気使用量の月間推移を棒グラフに表示する
y 室内ユニット03および06の設定温度、室内温度の日間推移を折れ線グラフに表示する

z データ項目を表示する軸を選びます。
z タッチするたびに「軸1」「軸2」が切り換わりま
す。

ヘ

設定する
の［省エネ管理］をタッチ
ヒ ［省エネ］
フ 表示範囲を設定する
するブ

ビ グラフの種類を選ぶ

z この設定は「棒グラフ」選択時のみです。
z グラフ種別についてはP.117を参照してください。

ヒヒ項目を選ぶz 設定できる項目についてはP.117を参照してください。
z 1項目のみ選ぶことができます。
z 表示方法で［ユニット単位］を選んだ場合は、項目固定になるため設定する必要はありません。

ペ Y軸の表示単位を設定する①［軸1］
または［軸2］をタッチするz「表示単位設定」ダイアログが表示されます。

ヒヒ

ペノヒ

z メイン画面が表示されます。

データをグラフ表示する

z「表示項目設定」
画面が表示されます。

データをグラフ表示する

ブ ［表示項目設定］をタッチする

ベ グラフ種別を選ぶ

省エネ

ヒ

ヒパ
省エネ

z 詳細については、棒グラフは「運転時間、エネ
ルギー使用量をグラフ化する」（P.119）の手順
4、折れ線グラフは「温度変化をグラフ化する」（P.123）の手順4を参照してください。

ビ

プ ［自由選択］を選ぶ
ヒビ機器名を選ぶ② 表示する単位を選ぶ
z 設定が登録され、「表示単位設定」ダイアログは閉じられます。

プ

ピ ［グラフ表示設定］をタッチする

ヒビz 表示設定画面が表示されます。

ペノビ
次ページに続く

ピ

次ページに続く

126

127

項目を自由に設定する

項目を自由に設定するをタッチし、表示項目リストにヒピ追加するヒプ［グラフ表示］をタッチする

グラフグループとして登録する

z メイン画面にグラフが表示されます。
z 設定を取り消す場合は、［キャンセル］をタッチ
します。

ヒピ

の［省エネ管理］をタッチ
ヒ ［省エネ］
フ グラフの表示設定を行う
する

z「設定する」（P.126 ～ 128）の手順4 ～ 14に従ってグラフの表示設定を行ってください。

をタッチす
ブ ［グラフグループ登録］るヒz［軸1目標値］または［軸2目標値］をタッチしてソフトテンキーで数値を入力します。
z グラフの軸1目標値に青いラインが表示され、軸2目標値にピンクのラインが表示されます。
z 設定は任意です。

ビ グラフの種類を選ぶ

z メイン画面が表示されます。

ブビプ ［登録］をタッチする

z 設定が登録されます。
z 登録を取り消す場合は、［キャンセル］をタッチします。

（3-1）、［グ
ピ グラフグループを選び
ラフ表示設定］をタッチ（3-2）
する

ヒブz 表示設定画面が表示されます。

プ
ピノヒ

ピノビ

128

129

C-252

データをグラフ表示する

ヒブ軸目標値を設定する

省エネ

データをグラフ表示する

z 表示項目は4つまで追加できます。
z 表示項目リストから削除する場合は、表示項目を選び、 をタッチします。

省エネ

ヒプ

～ 13を繰り返し、
ヒフ手順11
表示項目を設定する

z「グラフグループXXを上書き登録しますか？」（XXは選んでいるグラフグループの設定番号）というメッセージが表示されます。

8. 集中制御

制御関連編
項目を自由に設定する

登録済みのグラフを表示する

項目を自由に設定する

画面で、［グラフグ
フ ［表示項目設定］
ループ登録］をタッチする

登録済みのグラフを変更する「グラフグ「グラフグループ」の番号
ヒ メイン画面で、表示する
ヒ 表示するループ」の番号をタッチするをタッチするヒz「「グラフグループXX」を上書き登録しますか？」（XXは選んでいるグラフグループの設定番号）というメッセージが表示されます。

ヒz 表示設定画面が表示されます。

ブ ［登録］をタッチする

データをグラフ表示する

ビ ［グラフ表示設定］をタッチする

z 表示設定画面が表示されます。

データをグラフ表示する

ビ ［グラフ表示設定］をタッチする

省エネ

省エネ

フ

z 設定が登録されます。
z 登録を取り消す場合は、［キャンセル］をタッチ
します。

ブ
ビ

ビ

ピ 表示範囲を設定する

ピ 設定を変更する

z 詳細については、棒グラフは「運転時間、エネルギー
使用量をグラフ化する」（P.119）の手順4、折れ線
グラフは「温度変化をグラフ化する」（P.123）の手順
4を参照してください。

z 表示範囲変更の設定詳細については、棒グラフ
は「運転時間、エネルギー使用量をグラフ化する」（P.119）の手順4、折れ線グラフは「温度変化をグラフ化する」（P.123）の手順4を参照
してください。
z 表示項目変更の設定詳細については、棒グラ
フは「運転時間、エネルギー使用量をグラフ化する」（P.120 ～ 121）の手順5 ～ 12、折れ線グラフは「温度変化をグラフ化する」（P.124～ 125）の手順5 ～ 11を参照してください。

フ ［グラフ表示］をタッチするz メイン画面にグラフが表示されます。
z 設定を取り消す場合は、［キャンセル］をタッチします。

お知らせy［グラフグループ呼出］をタッチして、他のグラフグ
ループの表示項目設定を変更することもできます。

お知らせ
y グラフ表示中にグラフグループ番号をタッチすると、他に登録されたグラフを表示することができます。

次ページに続く

130

131

ネットワーク設定を行う
ネットワーク経由で遠隔操作を行うためには、最初にネットワーク設定を行う必要があります。
ネットワーク設定については、あらかじめネットワーク管理者にご相談ください。

の［システム設定］をタッチ
ヒ 「設定」する

項目

説明

DHCP有効DHCPサーバーを使用する場合は、チェックを入れます。
有効にすると、「IPアドレス」
「ネット
マスク」
「デフォルトゲートウェイ」
は設定できなくなります。

IPアドレス

本機のIPアドレスを設定します。
テキストボックスをタッチし、ソフ
トキーボードで入力します。
y「0.0.0.0」および「255.255.255.255」には設定できません。

z「システム設定」画面が表示されます。

ネットワーク経由で本機の遠隔操作を行う

ヒ

本章では、ネットワーク経由で本機の遠隔操作を行うために必要な設定から操作画面の表示方法まで説明します。
本機は、ネットワークを経由して外部から遠隔操作をすることができます。
遠隔操作はパソコンからブラウザを起動して行います。
操作できるのは、本機に登録されたユーザーのみです。また、権限によって本機の操作を制限することもできます。

ページ

ネットワーク設定
Webユーザー設定

ネットワーク経由で遠隔操作するための設定を行います
ネットワーク経由で本機にアクセスできるユーザーを登録します

133
135

デフォルト
必要に応じて、本機のデフォルトゲー
ゲートウェイ トウェイを設定します。
テキストボックスをタッチし、ソフ
トキーボードで入力します。
y「0.0.0.0」には設定できません。

ビ ［ネットワーク設定］をタッチする
z 暗証番号（パスワード レベル２）を入力すると「ネットワーク設定」画面が表示されます。

DNS自動

DNSプライDNSプライマリサーバーのIPアドレ
マリサーバー スを設定します。
テキストボックスをタッチし、ソフ
トキーボードで入力します。
y「0.0.0.0」には設定できません。

ビ

DNSセカン
DNSセカンダリサーバーのIPアドレ
ダリサーバー スを設定します。
テキストボックスをタッチし、ソフ
トキーボードで入力します。
y「0.0.0.0」には設定できません。

ピ 各設定を行う

NTPサーバー NTPサーバーで時刻同期を行う場合
は、NTPサーバーのIPアドレスを設定します。
テキストボックスをタッチし、ソフ
トキーボードで入力します。設定後、［今すぐ更新］をタッチすると、時刻同期を開始します。
y「0.0.0.0」には設定できません。
次ページに続く

132

133

C-253

ネットワーク経由で本機の遠隔操作を行う

ネットワーク経由で本機の遠隔操作を行う

DNSサーバーのIPアドレスを自動的に取得する場合は、チェックを入れます。
自動取得にすると、「DNSプライマ
リサーバー」「DNSセカンダリサー
バー」は設定できなくなります。

設定

概要

設定

画面メニュー

ネットマスク 本機のネットマスクを設定します。
テキストボックスをタッチし、ソフ
トキーボードで入力します。
y「0.0.0.0」には設定できません。

8. 集中制御

制御関連編
Webユーザー設定を行う

ネットワーク設定を行う

ネットワーク経由で本機にアクセスできるユーザーを登録します。最大64人まで登録できます。
権限（管理者、オペレーター、一般ユーザー）によって操作を制限できます。

フ ［登録］をタッチする

z 設定を取り消す場合は、［キャンセル］をタッチします。

の［システム設定］をタッチ
ヒ 「設定」
フ ［編集］をタッチするする

z「ユーザー設定編集」ダイアログが表示されます。

z「システム設定」画面が表示されます。

ヒフフ

z 暗証番号（パスワード レベル２）を入力すると「Webユーザー設定」画面が表示されます。

ビブ「選択」欄にピ 登録するユーザーIDのチェックを入れる

ネットワーク経由で本機の遠隔操作を行う

ネットワーク経由で本機の遠隔操作を行う

z テキストボックスをタッチすると、ソフトキー
ボードが表示されます。入力方法については、「文字列の入力について」（P.201）を参照してください。
z パスワードは8文字以上（必ず半角英数字を含むこと）で入力してください。

設定

設定

ビ ［Webユーザー設定］をタッチする ブ パスワードを入力する

次ページに続く

ピ

134

135

Webユーザー設定を行う

プ 権限を選ぶ

Webユーザー設定を行う

ペ ［登録］をタッチするz「0：管理者」「1：オペレーター」「2：一般ユーザー」のいずれかを選びます。
z「0：管理者」に設定できるのは1人だけです。

ヒビ「登録」欄にチェックを入れる

z 設定が登録され、「操作対象選択」ダイアログが閉じられます。
z 登録を取り消す場合は、［キャンセル］を
タッチします。

z ネットワークで操作できるユーザーを選びま
す。

プ

ヒビ

ペ

ヘ 操作対象を選ぶ

ヒピ［登録］をタッチする

z 手順3 ～ 10を繰り返します。

操作対象機器を選び（8-1）、 を
ベ タッチする（8-2）

次ページに続くz 右の一覧（Web対象機器）に操作対象機器が移動します。操作対象機器を選んでをタッチすると、元に戻ります。
z 複数の操作対象を選ぶことができます。

ネットワーク経由で本機の遠隔操作を行う

ヒヒ他のユーザーを登録する

ネットワーク経由で本機の遠隔操作を行う

ヒパ

ヘz 設定が登録されます。
z 設定を取り消す場合は、［キャンセル］をタッチ
します。

設定

z 設定が登録され、「ユーザー設定編集」ダイアロ
グが閉じられます。

設定

ヒパ［登録］をタッチする

z タッチすると、各「操作対象選択」ダイアログが表示されます。
z 各操作対象（「室内機」「制御グループ」「エリア」）を選びます。
z 権限を「0：管理者」に設定すると、全操作が対象となるため、操作対象は選べません。

ヒピ「Webユーザー設定」画面
A： チェックを入れると、ユーザー設定編集の対象になります。
B： チェックを入れたユーザーは、ネットワー
ク経由で操作できるようになります。
権限

ユーザーの権限を示します。
0：管理者
1：オペレーター
2：一般ユーザー

室内機

ユーザーは、「○」の付いた

A

B

制御グルー カテゴリーを操作できます。
プ

ベノヒ

エリア
C： タッチすると、「ユーザー設定編集」ダイアログが表示されます。

ベノビ

C
136

137

C-254

8. 集中制御

制御関連編

遠隔操作を行う
パソコンのブラウザから本機の遠隔操作を行います。

ヒ ブラウザを起動する
ビ インテリジェントコントローラーにアクセスするためのアドレスを

データのバックアップ/復元を行う

入力する

z アドレスは「https://***.***.***.***/
intelicon/index.php」
です。
***.***.***.***はネットワーク設定で設定したIPアドレスです。
例：https://192.168.1.101/intelicon/
index.phpz ログイン画面が表示されます。

本章では、データのバックアップ方法、復元方法について説明します。
本機には、設定データ、積算/按分データ、ログデータをUSBメモリーに保存できる機能があります。
（バックアップ機能）
また、保存したデータを再び本機に読み込む機能があります。（復元機能）
定期的にデータをUSBメモリーに保存しておけば、落雷などの停電で本体内部のデータが破損しても元通りにすることができます。

概要

ページ

バックアップ復元

各データ（設定、履歴）をUSBメモリーに保存します
本機内あるいはUSBメモリーにバックアップしたデータを復元しますレイアウトのデータをUSBメモリーに保存します
USBメモリーにバックアップしたレイアウトのデータを復元します
本機の設定をCSVファイルとしてエクスポート（出力）します
本機の設定をCSVファイルとしてインポート（入力）します
本機内に自動生成されたCSVファイル（積算、按分、履歴）を保存し
ます

140
142

レイアウトバックアップ
レイアウト復元
CSV出力
CSV入力
自動CSV保存138

139

データのバックアップを行う

データのバックアップを行う

設定データ、ログデータをUSBメモリーに保存できます。ネットワーク経由でバックアップすることもできます。

お知らせy バックアップファイルは1日に1回自動生成され、本機内に保存されます。本操作は、保存されているバックアップファイル
をUSBメモリーに保存する操作です。
y バックアップできる項目は以下のとおりです。

・ログファイル」
ヒ 収納扉を開き、USB端子にUSB
フ 「インテリコン設定
メモリーを挿入するの［保存］をタッチする
z ネットワーク経由でバックアップをする場合、この手順は必要ありません。

144
145
147
149
151

データのバックアップ／復元を行う

ネットワーク経由で本機の遠隔操作を行う

z Webユーザー設定（P.135）で設定した個人のユーザーID、パスワードを入力します。
z 操作画面が表示されます。
z 各操作は本機の操作と同じです。

画面メニュー設定

設定

ピ「Webユーザー」「Password」を入力する

z 保存を開始します。保存が終了すると、メッ
セージが表示されます。
z ネットワーク経由でバックアップする場合は、保存場所を指定します。
z 続けて、他のバックアップ項目も同じ操作で保存できます。

インテリコン設定

インテリジェントコントローラー本体の設定内容などを保存します。

ログファイルシステム内部のログファイルを保存します。

y バックアップする時間はデータ量により異なります。
y バックアップされるファイルは6種類です。
icxsysset.zip
icxsyslog.zip
icxappset.zip
icxapplog.zip
icxapplog_now.zip
icxsyslog_now.zip
y ネットワーク経由でバックアップする場合、他の端末でバックアップしているとき、この操作は実行できません。

フの［バックアップ/CSV出ビ 「設定」
力］をタッチするz「安全にUSBメモリを取り外すことができます。
」というメッセージを確認してからUSBメ
モリーを取り外してください。
z USBメモリーを取り外してから収納扉を閉じてください。

ピ ［バックアップ］をタッチする

z 暗証番号（パスワード レベル１または２）を入力すると「バックアップ」画面が表示されます。

データのバックアップ／復元を行う

ブ USBメモリーを取り出すときは、をタッチする

データのバックアップ／復元を行う

ビ

設定

設定

z「バックアップ/CSV出力」画面が表示されま
す。

ブ

ピ

140

141

C-255

8. 集中制御

制御関連編

データの復元を行う

データの復元を行う

ヘ USBメモリーを取り出すときは、をタッチする

本機内あるいはUSBメモリーにバックアップ（保存）
したデータを復元できます。

ヒ

収納扉を開き、USB端子にUSB
メモリーを挿入する

フ 復元元および復元設定を選ぶ

z「安全にUSBメモリを取り外すことができます。」というメッセージを確認してからUSBメ
モリーを取り外してください。
z USBメモリーを取り外してから収納扉を閉じてください。

z 復元元は、「本体」、「USBメモリ」から選びます。
z 復元設定は、「アプリケーション設定」、「シス
テム設定」から選びます。
復元元

復元設定

の［バックアップ/CSV出ビ 「設定」
力］をタッチするヘz「バックアップ/CSV出力」画面が表示されます。

設定

ブ ［復元］をタッチするz 復元を開始します。復元が終了すると、「再起動します」というメッセージが表示されます。

ブピインテリジェントコントローラー本体の設定内容などを復元します。

y 復元する時間はデータ量により異なります。
y 復元されたデータはバックアップ時のものになります。

データのバックアップ／復元を行う

z 暗証番号（パスワード レベル１または２）を入力すると「復元」画面が表示されます。

お知らせ
y 復元できる項目は以下のとおりです。
本体設定の復元

データのバックアップ／復元を行う

ピ ［復元］をタッチする設定

ビプ ［OK］をタッチする

z 本機が再起動します。復元されたデータは再起
動することがあります。

次ページに続く

142

143

レイアウトのバックアップを行う

レイアウトの復元を行う

レイアウトのバックアップデータをUSBメモリーに保存できます。ネットワーク経由でバックアップすることもできます。

USBメモリーにバックアップ（保存）したレイアウトのデータを復元できます。

ヒ 収納扉を開き、USB端子にUSBフ ［ファイル選択］をタッチする
メモリーを挿入する

ヒ 収納扉を開き、USB端子にUSBフ ［バックアップ］をタッチする
メモリーを挿入する
z ネットワーク経由でバックアップをする場合、この手順は必要ありません。

z 保存を開始します。保存が終了すると、メッ
セージが表示されます。
z ネットワーク経由でバックアップする場合は、ブラウザのダウンロード保存先に保存されます。

フの［バックアップ/CSV出ビ 「設定」
力］をタッチするz「バックアップ/CSV出力」画面が表示されます。

の［バックアップ/CSV出ビ 「設定」
力］をタッチする

フ

z 暗証番号（パスワード レベル１または２）を入力すると「バックアップ」画面が表示されます。

ブノビ

ピ ［レイアウト復元］をタッチする

z 暗証番号（パスワード レベル１または２）を入力すると「復元」画面が表示されます。

プ ［復元］をタッチする

z 取り消す場合は、［キャンセル］をタッチしま
す。

ブ
ピ
お知らせ
y バックアップファイルやファイル名を変更・改造した場合
は、インテリジェントコントローラーが動作しなくなることがありますのでご注意ください。
y ファイル名は以下の形式となります。
(YYYYMMDD：データ出力日)
layout_YYYYMMDD.laybak

ピプ
次ページに続く

144

145

C-256

データのバックアップ／復元を行う

ピ［レイアウトバックアップ］をタッ
チする

ブノヒ

設定

z「安全にUSBメモリを取り外すことができます。
」というメッセージを確認してからUSBメ
モリーを取り外してください。
z USBメモリーを取り外してから収納扉を閉じてください。

データのバックアップ／復元を行う

ブ USBメモリーを取り出すときは、をタッチするビ

z 取り消す場合は、［キャンセル］をタッチしま
す。

ビ

設定

z「バックアップ/CSV出力」画面が表示されます。

を選び（5-1）、
ブ ［復元するファイル］［選択］をタッチ（5-2）
する8. 集中制御

制御関連編
設定をCSVファイルとして出力する

レイアウトの復元を行う

本機の設定をCSVファイルとしてエクスポート（出力）します。

ヘ ［OK］をタッチする

エクスポートの対象となる設定は以下のとおりです。

z 復元を開始します。復元が終了すると、「レイアウトファイルの復元が正常に終了しました」というメッセージが表示されます。
z 取り消す場合は、［キャンセル］をタッチします。

y 室内機ユニット設定

y 室外機ユニット設定

y 按分グループ設定

y スケジュールグループ設定

y パルスメーター設定

y 通信アダプター設定

y エリア設定y スケジュール

y イベントヒ 収納扉を開き、USB端子にUSB
フ ［対象］をタッチする
メモリーを挿入する

z「出力対象」ダイアログが表示されます。

z ネットワーク経由でバックアップをする場合、この手順は必要ありません。

ヘフブの［バックアップ/CSV出ビ 「設定」
力］をタッチする

ブ エクスポートする設定名をタッチするz「バックアップ/CSV出力」画面が表示されます。

z 設定が登録され、「出力対象」ダイアログが閉じ
られます。

ビ

ブ

データのバックアップ／復元を行う

データのバックアップ／復元を行う

z「安全にUSBメモリを取り外すことができます。」というメッセージを確認してからUSBメ
モリーを取り外してください。
z USBメモリーを取り外してから収納扉を閉じてください。

設定

設定

ベ USBメモリーを取り出すときは、をタッチするピ ［CSV出力］をタッチする

z 暗証番号（パスワード レベル１または２）を入力すると「CSV出力」画面が表示されます。

次ページに続く

ピ

146

147

設定をCSVファイルとして入力する

設定をCSVファイルとして出力する

プ ［エクスポート］をタッチする

z エクスポートを開始します。エクスポートが終了すると、「○○○のCSVファイルのエク
スポートが正常に終了しました。」というメッセージが表示されます。
z 他の設定をエクスポートする場合は、手順4 ～6を繰り返してください。
z エクスポートを取り消す場合は、［キャンセル］
をタッチします。

ヘ USBメモリーを取り出すときは、をタッチする

本機の設定をCSV形式でインポート（入力）します。
インポートの対象となる設定は以下のとおりです。

z「安全にUSBメモリを取り外すことができます。
」というメッセージを確認してからUSBメ
モリーを取り外してください。
z USBメモリーを取り外してから収納扉を閉じてください。

y 室内機ユニット設定

y 室外機ユニット設定

y 按分グループ設定

y スケジュールグループ設定

y パルスメーター設定

y 通信アダプター設定

y エリア設定

ヒ 収納扉を開き、USB端子にUSB
フ ［対象］をタッチする
メモリーを挿入する

z「入力対象」ダイアログが表示されます。

z ネットワーク経由でインポートする場合、この手順は必要ありません。

フヘプy エクスポートする時間はデータ量により異なります。

の［バックアップ/CSV出ビ 「設定」
力］をタッチする

設定

設定

お知らせ

z 設定が登録され、「入力対象」ダイアログが閉じ
られます。

ビ

ブ

ピ ［CSV入力］をタッチする

z 暗証番号（パスワード レベル１または２）を入力すると「CSV入力」画面が表示されます。

次ページに続く

ピ

148

149

C-257

データのバックアップ／復元を行う

データのバックアップ／復元を行う

ブ インポートする設定名をタッチするz「バックアップ/CSV出力」画面が表示されます。

8. 集中制御

制御関連編
自動生成ファイルを保存する

設定をCSVファイルとして入力する

プ ［ファイル選択］をタッチする

本機内に自動生成されたCSVファイル（按分、履歴）をZIP形式でUSBメモリーに保存します。

ベ ［インポート］をタッチするz ファイル選択画面が表示されます。
z ネットワーク経由の場合は、ファイル選択ダイ
アログが表示されます。

ヒ 収納扉を開き、USB端子にUSB
フ 保存するCSVファイルの種類をメモリーを挿入する
選ぶ

z インポートを開始します。
z インポートを取り消す場合は、［キャンセル］を
タッチします。

z ネットワーク経由でダウンロードする場合、この手順は必要ありません。

プ

フ
ベ

ヘ

インポートするファイルを選び、［選択］をタッチするペブ

プ 保存する「月」を選ぶ

ピ ［自動CSV保存］をタッチするz 複数の「月」を選択できます。
z スワイプあるいはフリックで「月」の表示を上下にスクロールできます。

z 暗証番号（パスワード レベル１または２）を入力すると「自動CSVファイル保存」画面が表示されます。

お知らせ
y インポートする時間はデータ量により異なります。
y CSVファイルは、USBにエクスポート（出力）された場所からインポート（入力）されますので、別のパソコンで編集した場合は、必ずUSBの元の場所に上書きしてください。
格納場所が異なっている場合は「フォルダがありません」または「ファイルがありません」と表示されます。

データのバックアップ／復元を行う

ペ

設定

ヘ

ビ
データのバックアップ／復元を行う

z「安全にUSBメモリを取り外すことができます。
」というメッセージを確認してからUSBメ
モリーを取り外してください。
z USBメモリーを取り外してから収納扉を閉じてください。

ブ 保存する「年」を選ぶ

z「バックアップ/CSV出力」画面が表示されます。
設定

z ファイル選択画面が閉じられます。
z ファイル選択を中止する場合は、［キャンセル］
をタッチします。
z ネットワーク経由の場合は、ファイル選択ダイ
アログでファイルを選び、［OK］をクリックします。

の［バックアップ/CSV出ビ 「設定」
力］をタッチする

USBメモリーを取り出すときは、をタッチするプピ

次ページに続く

150

151

自動生成ファイルを保存する

ヘ ［保存］をタッチする

ベ ［OK］をタッチする

z 確認のメッセージが表示されます。
z ネットワーク経由の場合は保存場所を指定します。
z ファイルの保存を取り消す場合は、［キャンセル］
をタッチします。

z 保存が開始されます。保存が終了すると、終了のメッセージが表示されます。

ペ USBメモリーを取り出すときは、をタッチする

システム設定を行う

z「安全にUSBメモリを取り外すことができます。
」というメッセージを確認してからUSBメ
モリーを取り外してください。
z USBメモリーを取り外してから収納扉を閉じてください。

本章では、システム運営上必要な設定のしかたについて説明します。
おもな設定は以下のとおりです。
y グループ設定（スケジュール、エリア、按分）y パルスメーター設定、按分方式設定、料金計算設定
y メール設定ヘ
画面メニュー

設定
エリアグループ名称設定
パルスメーター設定
按分方式設定料金計算設定イベント制御メール設定
室外ユニット設定
按分グループ名称設定
通信アダプター設定
レイアウト/アイコン設定

エリアグループのグループ名を編集します
パルスメーターと按分グループの割り当てを行います
料金計算を行うときの按分方式を設定します
電気料金およびガス料金の単価を設定します
入力ポイントおよび出力ポイントの条件を設定し、連動的な制御を行います
メール送信サーバーを設定します
各室外ユニットの設定を行います
按分グループのグループ名を編集します
本機に接続されている通信アダプターを登録します
レイアウトと室内機アイコンの表示項目を設定します

153

C-258

166
171
173
174
175
181
158
168
183
185

システム設定を行う

152

ページ

按分計算の特定日、締め日、各曜日の按分計算の対象時間帯（時間内 161
範囲）を設定します
各室内ユニットの設定を行います154
室内ユニット設定
164
スケジュールグループ名称 スケジュールのグループ名を編集します

設定

y 按分データおよびログデータは、1日に1回CSVファイルとして本機内に自動生成されます。CSVファイルは月ごとに自動生成されます。
y 本操作は、年月を指定してCSVファイルをUSBメモリーに保存する操作です。ネットワークを経由してダウンロードすることもできます。

データのバックアップ／復元を行う

お知らせ

設定

ペ

概要

按分カレンダー設定

8. 集中制御

制御関連編

室内ユニットの基本設定を行う

室内ユニットの基本設定を行う

室内ユニットの詳細設定（室内ユニットアドレス、所属グループなど）を表示します。設定を変更することもできます。

「室内ユニット設定」画面

z 管理対象とする室内ユニットにチェックを入れます。
z 集中アドレスの自動設定を行っている場合は、
この操作は不要です。
（→「集中アドレスを自動設定する」（P.157））z「システム設定」画面が表示されます。

A

A： 室内ユニットが接続されているアダプ
ター（本機、通信アダプター）を選びます。

の［システム設定］をタッチ
ヒ 「設定」
フ ［登録］欄にチェックを入れるする

B： 室内ユニットが接続されているリンク
系統を選びます。

BCE

C： タッチする（設定オン）と、「接続」
欄に「有」と表示されている室内ユニットのみ一覧表示します。再度タッチすると、すべての室内ユニットが一覧表示されます。（設定オフ）

ヒフ

D：タッチする（設定オン）と、「登録」
欄にチェックを入れた室内ユニットのみ一覧表示されます。再度タッチすると、すべての室内ユニットが一覧表示されます。（設定オフ）
E： 各室内ユニットの詳細設定を一覧表示
します。

F

G

項目

ビ

設定を編集する室内ユニットにチェックを入れます。

No.

連番を示します。

名称

室内ユニットの名前を表示します。

アドレス

室内ユニットアドレスを表示します。

接続

本機に接続している場合は、「有」と表示されます。

親機

親機の場合は、「親」と表示されます。

登録

本機の管理対象とする場合はチェックを入れます。

操作対象外

操作の対象外となっている場合は「○」、操作の対象となっている場合は「×」が表示されます。

管理対象外

本機の管理の対象となっていない場合は「○」、管理の対象となっている場合は「×」
が表示
されます。

表示順

表示順を示します。

集中アドレス

集中アドレスを表示します。

制御グループ

所属する制御グループ名を表示します。

スケジュールグループ 所属するスケジュールグループ名を表示します。

ブピ 設定の詳細を確認する（P.155）［選択］システム設定を行う

z 設定を取り消す場合は、［キャンセル］をタッチします。

システム設定を行う

ブ ［登録］をタッチする

説明

設定

設定

ビ ［室内ユニット設定］をタッチする
z 暗証番号（パスワード レベル２）を入力すると「室内ユニット設定」画面が表示されます。

D

エリア

所属するエリア名を表示します。

按分グループ※所属する按分グループ名を表示します。

能力

室内ユニットの運転能力値を表示します。

能力固定

室内ユニットの能力固定値を表示します。

室内型式

室内ユニットの型式名を表示します。

製品種別

製品種別（PAC、GHP）を表示します。

電気ヒーター

電気ヒーターの容量値を表示します。

※按分方式（P.173）を「時間」に設定した場合は、PACとGHPを同じ按分グループに登録しないでください。
F：「登録」
欄にチェックを入れている室内ユニットに対して集中アドレスを自動で設定します。（→「集中アドレスを自動設定する」（P.157））
G：タッチすると、「選択」欄にチェックを入れた室内ユニットの「ユニット設定編集」ダイアログが表示されます。

お願い
y 按分方式(→「按分方法を設定する」（P.173））が「時間」の場合は、PACとGHPを同一の按分グループに登録しないでください。

154

155

室内ユニットの基本設定を行う

室内ユニットの基本設定を行う

設定を編集する

ヒ 「選択」欄にチェックを入れる
z 複数選ぶこともできます。

ヒ

項目

説明

室外機アドレスで設定したい室外ユ
ニットアドレス（1 ～ 31）を選択します。（「31」は熱交換気ユニット
またはローカルアダプターに設定
します）

室内機アドレスで設定したい室内ユ
ニットアドレス（1 ～ 64）を選択し
ます。

表示順

で、一覧で表示される
ときの順番（0 ～ 256）
を設定しま
す。

集中アドレス

集中アドレス（1 ～ 64）を設定します。
テキストボックスをタッチし、ソ
フトテンキーで入力します。

z 設定を取り消す場合は、［キャンセル］をタッチします。

z 管理対象とする室内ユニットにチェックを入
れます。

ヒ
フ

ブ ［登録］をタッチする

z 設定を取り消す場合は、［キャンセル］をタッチ
します。

お知らせ

［編集］をタッチする

ピ 各設定を行う

電気ヒーター
容量

電気ヒーター搭載機種の場合、電気ヒーターの容量を設定します。
（負荷按分計算時）
テキストボックスをタッチし、ソ
フトテンキーで入力します。

グループ登録y 制御グループy スケジュール
グループ
y エリア
y 按分グループ所属するグループを登録します。
各テキストボックスをタッチすると、グループ名がリスト表示され
ます。

ブ

ビ
お知らせ

お知らせ

y 集中アドレスは他の集中コントローラー（システムコントローラー、マルチコントローラーなど）
で共通して使用されるアドレスです。不必要に変更しないようにしてください。
y「ユニット設定編集」ダイアログで集中アドレスを設定したあとで［集中アドレス自動］
を行うと、集中ア
ドレスは上書きされます。
y ブラウザで表示した場合、室内ユニットの名称が使用する文字によって画面に表示しきれない場合がありますので、ご注意ください。

y 同じエリアの室内ユニットを複数の按分グループに登録しないでください。
y 時間按分の場合、PACとGHPを同じエリアおよび按分グ
ループに設定しないでください。

お知らせ
y 同じグループに所属する室内ユ
ニットの「選択」欄にチェックを入れて設定編集すると、まとめて登録できます。

項目
名称

説明
室内ユニットの名前を変更します。
テキストボックスをタッチし、ソフトキーボードで入力します。
全角で8文字（英数半角で16文字）まで入力できます。

操作対象外

操作の対象外にする場合は「○」、対象とする場合は「×」を選びます。

管理対象外

本機の管理から対象外にする場合は「○」、対象とする場合は「×」を選びます。

次ページに続く

156

157

C-259

システム設定を行う

室内ユニットの能力固定値を設定します。（ローカルアダプター設置
時）
テキストボックスをタッチし、ソ
フトテンキーで入力します。

ビ ［集中アドレス自動］をタッチする

設定

能力固定

ビ

システム設定を行う

y 集中アドレスは他の集中コント
ローラー（システムコントロー
ラー、マルチコントローラーなど）で共通して使用されるアドレスです。不必要に変更しないよ
うにしてください。
y 重複したアドレスを設定すると、
エラーメッセージが表示されます。
y 複数の室内ユニットを選択している場合は設定できません。

z「ユニット設定編集」ダイアログが表示されます。

ヒ 「登録」欄にチェックを入れる

設定

ビ

集中アドレスを自動設定する

フ ［登録］をタッチする

8. 集中制御

制御関連編

室外ユニットの基本設定を行う

室外ユニットの基本設定を行う

室外ユニットの詳細設定（室外ユニットアドレスなど）を表示します。名称などの設定を変更することもできます。

「室外ユニット設定」画面の［システム設定］をタッチ
ヒ 「設定」
フ ［登録］欄にチェックを入れるするA

z 管理対象とする室外ユニットにチェックを入れます。

z「システム設定」画面が表示されます。

A： 室外ユニットが接続されているアダプ
ター（本機、通信アダプター）を選びま
す。

フ

ヒ

B

C

D

B： 室外ユニットが接続されているリンク
系統を選びます。
C： タッチする（設定オン）と、「登録」
欄にチェックを入れた室外ユニットのみ一覧表示されます。再度タッチすると、すべての室外ユニットが一覧表示されます。（設定オフ）
D：各室外ユニットの詳細設定を一覧表示します。

z 設定を取り消す場合は、［キャンセル］をタッチ
します。

［選択］

設定を編集する室外ユニットにチェックを入れます。

No.

連番を示します。

名称

室外ユニットの名前を表示します。

アドレス

室外ユニットアドレスを表示します。

冷暖フリー

室外ユニットが冷房・暖房兼用タイプの場合は「○」、専用タイプの場合は「×」と表示されます。

登録

本機の管理対象とする場合はチェックを入れます。

表示順

表示順を示します。

製品種別

製品種別
（PAC、GHP）を表示します。

E： タッチすると、「選択」欄にチェックを入れた室外ユニットの「室外ユニット設定編集」ダイアログが表示されます。

システム設定を行う

システム設定を行う

ビ

説明

設定

z 暗証番号（パスワード レベル２）を入力すると「室外ユニット設定」画面が表示されます。

E

項目

設定

ビ ［室外ユニット設定］をタッチする ブ ［登録］をタッチするブピ 設定の詳細を確認する（P.159）

158

159

按分計算の基本設定を行う

室外ユニットの基本設定を行う

按分計算の特定日、締め日、各曜日の按分計算の対象時間帯（時間内範囲）を設定します。

設定を編集する

ヒ 「選択」欄にチェックを入れる
z 複数選ぶこともできます。

ヒ

項目

説明

系統アドレス

で、設定したい室外ユニット系統アドレス（1 ～ 30）を選
択します。

系統内番号
（子機番号）

で、設定したい系統内の個別番号（0 ～ 3）を選択します。

表示順

で、一覧で表示される
ときの順番を設定します。

の［システム設定］をタッチ
ヒ 「設定」
ピ 各設定を行う
するz「システム設定」画面が表示されます。

ヒフ ［登録］をタッチする

z 設定を取り消す場合は、［キャンセル］をタッチ
します。
項目

設定

z「室外ユニット設定編集」ダイアログが表示されます。

フz 暗証番号（パスワード レベル１または２）を入力すると「按分カレンダー設定」画面が表示
されます。

締め日

毎月の締め日（「1」～「28」
、
「31
（月
末）」
）を設定します。
（→「締め日を設定する」（P.162））

時間内範囲 曜日ごとに按分時間帯を設定します。
「有効」にチェックを入れると、時間内範囲の設定が可能になります。
［時間内範囲設定］をタッチすると、「時間内範囲設定」ダイアログが表示されます。
（→「按分計算の対象時間帯を設定する」（P.163））ビ

フ ［登録］をタッチする

z 設定を取り消す場合は、［キャンセル］をタッチします。

ピ 各設定を行う
ブ

フ
項目
名称

説明
室外ユニットの名前を変更します。
全角で8文字（英数半角で16文字）まで入力できます。

160

161

C-260

システム設定を行う

z 設定を取り消す場合は、［キャンセル］をタッチします。

システム設定を行う

ブ ［登録］をタッチする

ビ

ビ

設定

ビ ［編集］をタッチする

説明特定日カレ 特定日（休日など時間帯に関係なく、終ンダー
日特別な按分設定日）
を設定します。当月から2年先まで登録できます。
（→「特定日を登録する」（P.162））［按分カレンダー設定］をタッチする

8. 集中制御

制御関連編
按分計算の基本設定を行う

特定日を登録する

締め日を設定する

ヒ 特定日とする日付をタッチするヒz
で登録月を選びます。当月に戻す場合は、［今月］をタッチします。
z タッチすると、日付欄の色が変わります。再度タッチすると、元に戻ります。ただし、過去の日付は登録できません。
z 曜日単位で特定日を登録する場合は、曜日欄をタッチします。

按分計算の基本設定を行う

按分計算の対象時間帯を設定する

ヒ ［時間内範囲設定］をタッチするをタッチするz 日を先に送る場合はをタッチします。

を、戻す場合はz「時間内範囲設定」ダイアログが表示されます。

フ ［設定］をタッチする

z 設定した時間がセルに表示されます。
z 設定した時間帯を削除するには、削除する時間帯を選び、［クリア］をタッチします。
z 設定した時間帯をコピーするには、コピーする
時間帯を選び、［コピー］をタッチします。次に、貼り付ける場所を選び、［貼付］をタッチします。

ヒ

曜日欄

フ

ヒ
ヒ

z 曜日欄をタッチすると、選んだ曜日すべての時間帯を選択できます。

設定

設定

ビ 入力するセルをタッチするz「時間内範囲設定」ダイアログが閉じられます。
z 設定を取り消す場合は、［キャンセル］をタッチします。

ビシステム設定を行う

システム設定を行う

ブ ［登録］をタッチする

ピ 開始時刻および終了時刻を設定するz

で時、分をそれぞれ設定します。

ブ

プ 「有効」にチェックを入れる
ピ

プ

162

163

スケジュールグループの名称を変更する

スケジュールグループの名称を変更する

稼働スケジュールのグループ名を編集します。

ヒ「設定」の［システム設定］をタッチする

プ ［登録］をタッチする

フ ［編集］をタッチするz「スケジュールグループ設定編集」ダイアログが表示されます。

z「システム設定」画面が表示されます。

ベ ［登録］をタッチするz「スケジュールグループ設定編集」ダイアログが閉じられます。
z 設定を取り消す場合は、［キャンセル］をタッチします。

z 設定を取り消す場合は、［キャンセル］をタッチ
します。

ヒ
ベ
プ
フ

項目

ピ 「選択」欄にチェックを入れる

z 編集対象となるスケジュールグループ名を選びます。

z 稼働スケジュールで使用するスケジュールグ
ループにチェックを入れます。

システム設定を行う

システム設定を行う

ビ

ヘ 「有効」欄にチェックを入れる

設定

ブ 各設定を行う

z 暗証番号（パスワード レベル１または２）を入力すると「スケジュールグループ名称設定」
画面が表示されます。

設定

ビ［スケジュールグループ名称設定］
をタッチするヘ

説明

名称

スケジュールグループ名を変更します。
全角で8文字（英数半角で16文字）まで入力できます。

表示順

で、一覧で表示されるときの順番を設定します。

「スケジュールグループ名称設定」画面
A： 編集対象となるグループにチェックを入れます。
B： スケジュールグループを使用する場合にチェックを入れます。

次ページに続くA

B

C

C： 選択しているスケジュールグループに所属している室内ユニットが表示されます。
D：タッチすると、「スケジュールグループ設定編集」ダイアログが表示されます。

ピ

D
164

165

C-261

8. 集中制御

制御関連編

エリアグループの名称を変更する

エリアグループの名称を変更する

エリアグループのグループ名を編集します。

ヒ「設定」の［システム設定］をタッチする

プ ［登録］をタッチする

フ ［編集］をタッチする

z「エリアグループ設定編集」ダイアログが表示されます。

z「システム設定」画面が表示されます。

ベ ［登録］をタッチする

z「エリアグループ設定編集」ダイアログが閉じられます。
z 設定を取り消す場合は、［キャンセル］をタッチします。

z 設定を取り消す場合は、［キャンセル］をタッチ
します。

ヒ
プ

ベ

フ

ヘ 「有効」欄にチェックを入れる

z 使用するエリアグループにチェックを入れます。

項目

ピ 「選択」欄にチェックを入れる

ヘ

説明

名称

エリアグループ名を変更します。
全角で8文字（英数半角で16文字）まで入力できます。

表示順

で、一覧で表示されるときの順番を設定します。

z 編集対象となるエリアグループ名を選びます。

システム設定を行う

システム設定を行う

ビ

設定

ブ 各設定を行う

z 暗証番号（パスワード レベル１または２）を入力すると「エリアグループ名称設定」
画面が表示されます。

設定

ビ［エリアグループ名称設定］をタッ
チする「エリアグループ名称設定」画面
A： 編集対象となるグループにチェックを入れます。
B： エリアグループを使用するグループ名にチェックを入れます。

次ページに続くA

B

C

C： 選択しているエリアグループに所属している室内ユニット名が表示されます。
D：タッチすると、「エリアグループ設定編集」
ダイアログが表示されます。

ピ

D
166

167

按分グループの名称を変更する

按分グループの名称を変更する

按分グループのグループ名を編集します。

ヒ「設定」の［システム設定］をタッチする

プ ［登録］をタッチする

フ ［編集］をタッチする

z「按分グループ設定編集」ダイアログが表示されます。

z「システム設定」画面が表示されます。

ベ ［登録］をタッチする

z「按分グループ設定編集」ダイアログが閉じられます。
z 設定を取り消す場合は、［キャンセル］をタッチします。

z 設定を取り消す場合は、［キャンセル］をタッチ
します。

ヒ
プ

ベ

フ

ヘ 「有効」欄にチェックを入れる

z 按分計算で使用する按分グループにチェックを入れます。

項目

ピ 「選択」欄にチェックを入れる

z 編集対象となる按分グループ名を選びます。

システム設定を行う

システム設定を行う

ビ

設定

ブ 各設定を行う

z 暗証番号（パスワード レベル１または２）を入力すると「按分グループ名称設定」
画面が表示されます。

設定

ビ［按分グループ名称設定］をタッチ
する

ヘ

説明

名称

按分グループ名を変更します。
全角で8文字（英数半角で16文字）まで入力できます。

表示順

で、一覧で表示されるときの順番を設定します。

お知らせ
y 時間按分の場合、1つの按分グループ内に「PAC」「GHP」は混在できません。それぞれ別のグループに設定してください。

次ページに続く

ピ

168

169

C-262

8. 集中制御

制御関連編
パルスメーターの基本設定を行う

按分グループの名称を変更する

パルスメーターと按分グループの割り当てを行います。

「按分グループ名称設定」画面の［システム設定］をタッチ
ヒ 「設定」
フ ［編集］をタッチするする

A： 編集対象となるグループにチェックを入れます。
B： 按分グループを使用する場合にチェックを
入れます。

A

B

C

z「パルスメーター設定編集」ダイアログが表示されます。

z「システム設定」画面が表示されます。

C： 選択している按分グループに所属している
室内ユニットが表示されます。
D：タッチすると、「按分グループ設定編集」ダ
イアログが表示されます。

ヒ

フ

D

ブ 各設定を行う

z 暗証番号（パスワード レベル２）を入力すると「パルスメーター設定」
画面が表示されます。

設定

設定

ビ

［パルスメーター設定］をタッチする

システム設定を行う

システム設定を行う

ビ

項目

ピ 「選択」欄にチェックを入れる

z 編集対象となるパルスメーターを選びます。

説明

名称

パルスメーター名を変更します。
全角で8文字（英数半角で16文字）まで入力できます。

単位名称

パルスメーター表示の単位を入力します。

乗率

で、パルスメーター表示の乗率を設定します。

小数点以下
で、パルスメーター表示の桁数
小数点以下の桁数を設定します。
（0 ～
3）

ピ

表示順

で、一覧で表示されるときの順番を設定します。

種類

で、パルスメーターの種類を設定します。
設定は「電力」
「ガス」
「発電」
「水道」
「氷」
から選びます。

次ページに続く

170

171

按分方法を設定する

パルスメーターの基本設定を行う

項目

料金計算を行うときの按分方式を設定します。
按分方式には、次の2つの方式があります。
時間按分：室内ユニットの運転時間（サーモON累積時間、サーモOFF累積時間）を元に按分率を算出する方法です。
負荷按分：室内ユニットおよび室外ユニットの電気/ガス使用量（待機電力を含む）などを元に按分率を算出する方法です。

ヘ 「登録」欄にチェックを入れる

説明

按分グルー 測定する按分グループを設定します。
プ
タッチすると、「按分グループ選択」ダ
イアログが表示されます。測定する按分グループを選び、［選択］をタッチします。

z 登録を有効にするパルスメーターにチェックを入れます。

ヘプ ［登録］をタッチするの［システム設定］をタッチ
ヒ 「設定」するz「パルスメーター設定編集」ダイアログが閉じられます。
z 設定を取り消す場合は、［キャンセル］をタッチ
します。

項目

ベ

ヒ

z 設定を取り消す場合は、［キャンセル］をタッチします。

発電ガスを使用している場合に按分計算するか、しないかを選びます。
y「しない」に設定すると、エリア請求
および請求方法は設定できません。

エリア請求

発電ガスのエリア請求をするか、しな
いかを選びます。
y「しない」に設定すると、請求方法は設定できません。

請求方法

発電ガスの請求方法を設定します。

省エネ振り
分け

冷暖フリーや氷蓄熱機種などにおける省エネ効果を按分計算に反映させる範囲を設定します。（負荷按分時のみ）
y「室外系統」は室外系統のエリアの空調按分にだけ反映されます。
y「按分グループ」
は按分グループ全体の全エリアの空調按分に反映されます。

システム設定を行う

ベ

電力按分計
算対象

電力按分の計算対象を設定します。
y「運転時間」は室内ユニット、室外ユ
ニット両方の電力を按分します。
y「サーモON時間」
は室外ユニットの電力のみを按分します。

ビ ［按分方式設定］をタッチする

z 暗証番号（パスワード レベル１または２）を入力すると「按分方式設定」画面が表示されます。

ビ

フ ［登録］をタッチする「パルスメーター設定」画面

z 設定を取り消す場合は、［キャンセル］をタッチします。

A：「登録」欄にチェックを入れたパルスメー
ターのみ一覧表示します。

B

C

A

ピ 各設定を行う

C： 登録を有効にするパルスメーターにチェックを入れます。
D：タッチすると、「パルスメーター設定編集」
ダイアログが表示されます。

フお知らせ
y 按分方式を途中で変更した場合、異なる按分方式が混在した期間を指定しての按分はできません。按分方式変更前、変更後の期間でそれぞれ集計を行い、合算するなどの運用をしてください。

D

172

173

C-263

システム設定を行う

発電ガス按
分

設定

設定

プ

B： 編集するパルスメーターにチェックを入れます。

按分方式（時間按分、負荷按分）を設定します。
y「スマートマルチ」
は負荷按分できません。

z「システム設定」画面が表示されます。

［登録］をタッチする

説明

按分方式

8. 集中制御

制御関連編

電気/ガス料金の単価を設定する

空調機を連動的に制御する

電気料金およびガス料金の単価を設定します。

入力ポイントおよび出力ポイントの条件を設定することで、空調機（室内ユニット、室外ユニット）の連動的な制御を行います。
たとえば、火災警報が発令される（入力ポイント）と、室内ユニットの運転を一斉に停止する（出力ポイント）ような設定をすることができます。

の［システム設定］をタッチ
ヒ 「設定」
ピ 各設定を行う
するz テキストボックスをタッチすると、ソフトテン
キーが表示されます。

z「システム設定」画面が表示されます。

の［システム設定］をタッチ（4-1）、［設
ヒ 「設定」
フ 入力ポイント枠を選びする
定］をタッチ（4-2）
する
z「システム設定」画面が表示されます。

z「入力ポイント設定」ダイアログが表示されま
す。

ヒ
ヒ

フノヒ
項目

説明

時間外

時間外の単価を設定します。

特定日

特定日の単価を設定します。
y 特定日は「按分カレンダー設定」の「特定日カレンダー」（P.162）で設定したものです。

全時間

時間内範囲、時間外、特定日のいずれにも属さない時間の単価を設定します。

ビ ［イベント制御］をタッチする

ブ 一覧から入力対象を選ぶ

z 暗証番号（パスワード レベル１または２）を入力すると「イベント制御」画面が表示されます。

z 入力対象には、空調警報、デジタル入出力機器、室内ユニット（個別、制御グループ）があります。

ブビフ ［登録］をタッチする

ピ イベント名を選ぶ

z 設定を取り消す場合は、［キャンセル］をタッチします。

z
でイベントを登録するイベント名を選びます。
z イベント名は変更できます。
（→「イベント名を変更する」（P.180））

次ページに続く

ピ

フ

174

175

空調機を連動的に制御する

プ 入力条件を設定する

ヒパ出力条件を設定する

z「入力ポイント設定」ダイアログが閉じられます。
z 設定を取り消す場合は、［キャンセル］をタッチ
します。

プ

説明

室内機一斉 「運転」
「停止」のいずれかを選びます。
y「運転」は、入力ポイントに登録されている室内ユニットが１台以上運転を開始することを示します。
y「停止」は、すべての室内ユニットが運転を停止することを示します。
デジタル 「ON」「OFF」のいずれかを選びます。
y「ON」は、デジタル出力信号をオンにす
出力ることを示します。
y「OFF」
は、デジタル出力信号をオフにすることを示します。
室内機※ 運転z室内ユニットを選んだとき「運転」「停止」のいずれかを選びます。
y「運転」
は、室内ユニットの運転を開始することを示します。
y「停止」
は、室内ユニットが運転を停止することを示します。

モード 切り換える運転モードを選びます。
（→「運転モードを設定する」（P.180））

ペ 一覧から出力対象を選ぶ

z 出力対象には、デジタル入出力機器、室内ユ
ニット（一斉、個別、制御グループ）、室外ユニッ
トがあります。

「発生」「復旧」のいずれかを選びます。
y「発生」は、異常警報が発信されたときを示します。
y「復旧」は、異常から復旧したときを示します。

ヒビz室内ユニットを選んだとき

ベノビ

「運転」
「停止」のいずれかを選びます。
y「運転」は、室内ユニットが運転を開始したときを示します。
y「停止」は、室内ユニットが運転を停止したときを示します。

設定温度

次ページに続く

設定温度を設定します。

省エネ 「有効」「無効」のいずれかを選びます。

ペz室外ユニットを選んだとき
室外機 蒸発温度 [切替]をタッチして、「設定なし」「レベル1」「レベル２」「レベル3」のいずれかを選びます。

室温を設定します。テキストボッ
クスをタッチすると、ソフトテン
キーが表示されます。
「以上」「以下」のいずれかを選びます。
y「以上」は、設定した室温以上になったときを示します。
y「以下」は、設定した室温以下になったときを示します。

※右のうちの一つを出力として設定します。

※右のうちの一つを条件項目として設定します

次ページに続く

176

177

C-264

システム設定を行う

システム設定を行う

ベノヒ

デジタル 「ON」「OFF」のいずれかを選びます。
y「ON」は、デジタル入力信号がオンに入力なったときを示します。
y「OFF」は、デジタル入力信号がオフになったときを示します。

室温z［AND］［OR］のいずれかを選びます。
（→P.179）

zデジタル入出力機器を選んだとき

zデジタル入出力機器を選んだとき

警報

ヒビ「判定条件」を選ぶ

設定

z「出力ポイント設定」ダイアログが表示されま
す。

設定

（8-1）
、［設
ベ 出力ポイント枠を選び定］をタッチ（8-2）する

運転一括 「運転」「停止」のいずれかを選びます。
y「運転」は、室内ユニットが1台以上運転を開始したときを示します。
y「停止」は、すべての室内ユニットが運転を停止したときを示します。

室内機※ 運転ヒヒ

z室内機一斉を選んだとき
項目

z空調機運転一括を選んだとき

z「出力ポイント設定」ダイアログが閉じられます。
z 設定を取り消す場合は、［キャンセル］をタッチ
します。

ヒパ

説明

警報一括 「発生」「復旧」のいずれかを選びます。
y「発生」は、異常警報が発信されたときを示します。
y「復旧」は、異常から復旧したときを示します。

ヒヒ［登録］をタッチする

z 選んだ出力対象によって設定できる条件が異
なります。

ヘ

z空調機警報一括を選んだとき項目

空調機を連動的に制御する

ヘ ［登録］をタッチする

z 選んだ入力対象によって設定できる条件が異なります。

システム設定を行う

ビ

システム設定を行う

時間帯単価設 時間内範囲1 ～ 8の単価を設定しま
定す。
y 時間内範囲の時間帯は「按分カレンダー設定」の「時間内範囲設定」（P.163）で設定したものです。

フノビ
設定

電気料金単価 電気あるいはガス料金の単価設定画
ガス料金単価 面に切り替えます。
タッチして反転表示されているもの
が設定対象です。

z 暗証番号（パスワード レベル１または２）を入力すると「料金計算設定」画面が表示されます。

設定

ビ ［料金計算設定］をタッチする

8. 集中制御

制御関連編
空調機を連動的に制御する

ヒピ出力遅延時間を設定する

空調機を連動的に制御する

ヒフ「有効」にチェックを入れる①［出力遅延時間］をタッチする「イベント制御」画面

z チェックを入れると、設定したイベント制御が動作するようになります。

z「出力遅延時間」設定ダイアログが表示されます。

A：でイベント名を設定します。イ
ベント名は変更することもできます。
（→「イベント名を変更する」（P.180））
B：チェックを入れると、選んでいるイベ
ント名の設定が有効になります。

ヒフ

A

B

C

D

E

F

C：判定条件を選びます。

ヒピノヒ

AND 入力ポイントに設定した条件がすべて一致したときに出力ポイントのイベントを実行します。
OR

ヒブ［登録］をタッチする② 出力遅延時間を選ぶ

z 設定を取り消す場合は、［キャンセル］をタッチします。

G

E：設定した入力ポイント一覧を表示します。
入力ポイント

条件項目が設定された入力対象を表示します。

種別

入力対象の種別を表示します。

状態

入力対象の状態を表示します。

記号

室内ユニットの室温を条件項目に設定している場合に記号を表示します。表示される記号の種類は以下のとおりです。
↑：室温を「以上」に設定している場合↓：室温を「以下」に設定している場合

F：設定した出力ポイント一覧を表示します。
出力ポイント

条件項目が設定された出力対象を表示します。

種別

出力対象の種別を表示します。

出力

出力対象の状態を表示します。

システム設定を行う

ヒブ

システム設定を行う

ヒピノビ

D：出力ポイントのイベントを実行する
タイミング（時間）を設定します。
タッチすると、「出力遅延時間」設定
ダイアログが表示されます。設定値は
「0秒」
「1秒」
「3秒」
「5秒」
「10秒」
「30秒」
「1分」
「3分」
「5分」
「10分」です。

設定

設定

z 入力ポイント条件を満たしたときの出力ポイントの発動時間を設定します。

入力ポイントに設定した条件のうち、1つでも一致したときに出力ポイントのイ
ベントを実行します。

G：入力ポイント枠あるいは出力ポイント枠を選んでタッチすると、それぞれの設定ダイアログが表示されます。

お知らせy イベント制御は最大50件登録できます。
y 1イベントあたり入力ポイントおよび出力ポイントの条件はともに最大32件登録できます。

178

179

送信メールの設定を行う

空調機を連動的に制御する

イベント名を変更する

入力/出力ポイントの設定を削除する

警報が発生したとき、本機は警報メールを自動的に送信することができます。
メール送信サーバーやメールの送信先を設定します。

ヒ テキストボックスをタッチする

削除する入力/出力ポイントを選び
ヒ （1-1）、［設定］をタッチ（1-2）するの［システム設定］をタッチ
ヒ 「設定」
ピ 各設定を行う
するz ソフトキーボードが表示されます。

z 設定ダイアログが表示されます。

ヒz「システム設定」画面が表示されます。

ヒノヒ
ヒ
ヒノビ

ビ

文字列を入力するz 設定を解除するためには、リストの先頭にある
空白の行を選択してください。

運転モードを設定する

z「モード切換」ダイアログが表示されます。

z 暗証番号（パスワード レベル２）を入力すると「メール設定」画面が表示されます。

説明
SMTPサーバーのIPアドレスまたはホスト名を設定します。

SMTPサー
バーポート番号

SMTPサーバーのポート番号（0 ～65535）を設定します。
（工場出荷状態：25）

送信者アカウント名

送信メールの送り元に記載するメー
ルアドレスを設定します。

SMTP認証※1

ユーザー
ID

SMTP認証時のユー
ザーIDを設定します。

OP25B

チェックを入れると、SMTPサーバーポート
番号を
「587」
に自動設
定します。

ビ

パスワード SMTP認証時のパスワードを設定します。
認証方式

ヒ

SSL/TLS設定 暗号化方法を「SSL/TLS」※2（SMTPs）「STATTLS」から選びます。

ピ ［登録］をタッチする

送信先設定

z 設定ダイアログが閉じられ、選んだ入力/出力
ポイントが一覧から削除されます。

ビ 切り替えるモードを選ぶ

認証方式を「LOGIN」「CRAM-MD5」
から選
びます。

タッチすると、「警報メール送信先設定」ダイアログが表示されます。
（→「送信先を設定する」（P.182））※1 チェックを入れると、左の設定が有効になります。
※2 チェックを入れると、SMTPサーバーポート番号
を「465」に自動設定します。

z 設定が登録され、「運転モード」ダイアログが閉じられます。

お知らせ
y「OP25B」「SSL/TLS設定（SMTPs）」
を設定すると、SMTPサーバーポート番号は自動的に変わります。設定の優先順位は、「OP25B」＞「SSL/TLS設定（SMTPs）」です。
y 上記の設定を行うと、SMTPサーバーポート番号の変更はできません。設定を解除すると、SMTPサーバーポート番号は工場出荷状態の値（25）になり、任意の設定値を入力できます。

ピ
ビ
180

181

C-265

システム設定を行う

システム設定を行う

ダイアログで、
ヒ 「出力ポイント設定」［切替］をタッチするビ

ビ ［メール設定］をタッチする

項目
SMTPサーバー（送信）

設定

リストの先頭にある空白の行を選
択する

設定

ビ

z 半角英数字で入力します。

8. 集中制御

制御関連編
通信アダプターを登録する

送信メールの設定を行う

本機に接続されている通信アダプターを登録して空調機との通信を可能な状態にします。

送信先を設定するの［システム設定］をタッチ
ヒ 「設定」
フ ［編集］をタッチするする「警報メール送信先設定」ダイアログで、送信先の設定を行います。

z「通信アダプター設定編集」ダイアログが表示されます。

ヒ 各設定を行う
ヒ

フ
項目

ビ

説明

設定

ビ

アダプタ通 チェックを入れると、通信アダプター
信異常
で通信異常が発生した場合に警報メールを送信します。
室内機未接 チェックを入れると、室内ユニットで続
未接続警報が発生した場合に警報メールを送信します。

システム設定を行う

チェックを入れると、警報メール送信の対象となります。

システム設定を行う

有効

ブ 各設定を行う

z 暗証番号（パスワード レベル２）を入力すると「通信アダプター設定」
画面が表示されます。

設定

メールアド 警報メールを送信するメールアドレス
レスを設定します。
タッチすると、ソフトキーボードが表示され、メールアドレスを変更できます。

［通信アダプター設定］をタッチする

テストメー 設定しているメールアドレスにテスト
ル送信
メールを送信します。

ピ 「選択」欄にチェックを入れる

ビ ［登録］をタッチする

z 編集対象となる通信アダプターを選びます。

z 設定を取り消す場合は、［キャンセル］をタッチ
します。

項目

説明

名称

通信アダプター名を変更します。
全角で8文字（英数半角で16文字）
まで入力で
きます。

プ ［登録］をタッチする

z「通信アダプター設定編集」ダイアログが閉じられます。
z 設定を取り消す場合は、［キャンセル］をタッチ
します。

ピ

プ

182

レイアウト/アイコンの設定を行う

通信アダプターを登録する

ヘ 他の通信アダプターを編集する場
ペ ［登録］をタッチする
合は、手順3 ～ 6を繰り返す

温度、室内ユニットの情報を表示します。設定を変更することもできます。

の［システム設定］をタッチ
をタッチすヒ 「設定」
フ 「項目1」～「項目11」
するるz 設定を取り消す場合は、［キャンセル］をタッチする

ベ 「登録」欄にチェックを入れる

次ページに続く

183z「システム設定」画面が表示されます。

z 登録を有効にする通信アダプターにチェックを入れます。

z 設定を変更する項目を選びます。
z「項目設定」ダイアログが表示されます。

ヒ

ベ
ペ

フ

ビ

B

A

C

C： 登録を有効にする通信アダプターにチェッ
クを入れます。
D：タッチすると、「通信アダプター設定編集」
ダイアログが表示されます。

z 選択した項目が表示されます。

ビブ

ピ 各設定を行う

お知らせ

ブ 表示したい項目をタッチするシステム設定を行う

B： 編集する通信アダプターにチェックを入れます。

システム設定を行う

A： タッチすると、「登録」欄にチェックを入れた通信アダプターのみ一覧表示します。再度タッチすると、元の表示に戻ります。

z 暗証番号（パスワード レベル２）を入力すると「レイアウト/アイコン設定」画面が表示されます。

プ ［設定］をタッチする

y「アドレス」欄の「LINK1」「LINK2」が本機内、「1-LINK1」「1-LINK2」などが増設した通信アダプターのアドレスを示します。

z 設定が登録されます。
z 設定を取り消す場合は、［キャンセル］をタッチ
します。

D

項目

説明

室内機アイコン 設定温度や室内温度の表示、非表示を
温度表示設定設定します。

プ

レイアウト温度 設定温度や室内温度の表示、非表示を表示設定設定します。
温度表示位置

温度表示の位置（下、右）を設定します。

レイアウト画面 「室内機基本」、「発生中警報一覧」画面の室内
遷移設定
ユニット名称を長押しした際、「レイアウト」
画面へ遷移（する、しない）を設定します。

184

185

C-266

設定

設定

「通信アダプター設定」画面［レイアウト/アイコン設定］をタッ
チする

8. 集中制御

制御関連編
本機の画面表示、音量を設定する
本機画面の明るさを調整したり、ブザー音の調整をしたりできます。

の［本体メンテナンス］を
ヒ 「設定」
タッチする

ピ 各設定を行う

z「本体メンテナンス」画面が表示されます。

メンテナンス設定を行う
本章では、日時の設定方法や、音量、画面の明るさの調整方法などについて説明します。

ヒ項目
画面メニュー

概要

ページ

設定

187
188
189
190

ユーザーは絶対に初期化を行わないでください。
192

画面メニュー

概要

ページ

試運転
空調機との通信設定
保守登録

本機設置後、室内ユニットの試運転を行います
本機－空調機間の通信方式などを設定します
メンテナンス対象となるユニットを登録します

193
196
198

説明
バックライトの明るさを5段階（1 ～ 5）で調整します。

操作後の消 指定時間※だけ画面操作をしないと、自動的にバックライトを消灯します。
［無
灯時間
効］
をタッチすると、画面は消灯しません。
※ 時間には1分ほどの誤差があります。

z 暗証番号（パスワード レベル１または２）を入力すると「表示・音量設定」
画面が表示されます。

清掃モード ［開始］をタッチすると、すべての操作が無効になり、液晶モニターの清掃を行うことができます。
［終了］をタッチすると、解除されます。

ビ

自動ログア 指定時間で自動的にログアウトします。
ウトの時間 （「30分」「1時間」「12時間」）
ブザー音量 ブザーの音量を調整します。
［消音］をタッチすると、音は出ません。

フ ［登録］をタッチする

メンテナンス設定を行う

日時を手動で設定します

ビ ［表示・音量設定］をタッチする

メンテナンス設定を行う

日時設定

明るさ

設定

本機画面の明暗調整やブザー音の調整を行います
表示・音量設定
本機のサービス連絡先（電話番号）を登録します
本体表示
ソフトウェアアップデート 本機のソフトウェアのアップデートを行います
本機の設定を初期化します
初期化

z 設定を取り消す場合は、［キャンセル］をタッチ
します。

フ

186

187

本機のサービス連絡先を登録する

ソフトウェアをアップデートする

本機のサービス連絡先（電話番号）を登録します。

USBメモリーから本機ソフトウェアのアップデートを行います。
この操作はサービスマンが行います。

の［本体メンテナンス］を
ヒ 「設定」
タッチする

フ 電話番号を入力する

z「本体メンテナンス」画面が表示されます。

ヒ 収納扉を開き、USB端子にUSB
フ アップデートするバージョンを選
メモリーを挿入するび（4-1）、［開始］をタッチ（4-2）
する

ブ ［登録］をタッチする

z ソフトウェアアップデート確認のメッセージが表示されます。

z 設定を取り消す場合は、［キャンセル］をタッチ
します。

フノヒ
の［本体メンテナンス］をビ 「設定」
タッチする

ヒ

フノビ

ブ
設定

z 暗証番号（パスワード レベル１または２）を入力すると「本体表示」画面が表示されます。

z 再度確認のメッセージが表示されます。
z アップデートを取り消す場合は、［キャンセル］
をタッチします。

ビ

プ ［アップデート］をタッチするを
ピ ［ソフトウェアアップデート］
タッチする

z ソフトウェアのアップデートを開始します。
アップデート中は進捗状況をパーセント表示します。
z アップデートが完了すると、本機は自動的に再起動を行います。

z 暗証番号（パスワード レベル１または２）を入力すると「ソフトウェアアップデート」画面が表示されます。

ピ テキストボックスをタッチする
z ソフトキーボードが表示されます。

ピ
ピ

188

189

C-267

メンテナンス設定を行う

メンテナンス設定を行う

ビ

ブ ［OK］をタッチする設定

ビ ［本体表示］をタッチする

8. 集中制御

制御関連編

初期化・ログレベルを設定する

初期化・ログレベルを設定する

本機の初期化、暗証番号（パスワード）
およびログ出力のレベルを設定します。
初期化を行うと、すべてのデータを消去してしまいます。
管理者以外は絶対に初期化を行わないでください。

の［本体メンテナンス］を
ヒ 「設定」
タッチする

初期化を行うz「本体メンテナンス」画面が表示されます。

暗証番号を設定する

ログ出力レベルを設定する

画面メニューによっては、暗証番号（パスワード）で、設定・操作を制限しています。暗証番号にはレベル（レベル1、2）があります。

本機に記録されているログデータを出力する際のレベルを設定します。
設定するログレベルにより、出力されるログデータの内容は異なります。

ヒ レベルごとに暗証番号を入力する ヒ ログレベルを選ぶ
z テキストボックスをタッチすると、ソフトキー
ボードが表示されます。
z 暗証番号は4文字以上（必ず半角英数字を含むこと）を入力してください。

ヒ 初期化の種類を選ぶ
ヒ

ヒ
ヒ

ヒ
説明
すべてのデータ（設定値、積算データ、按分データ）を消去します。

当日積算デー 運転した当日の積算データのみ消去
タ初期化
します。試運転で空調機を運転した
ときなどに行います。

ビ ［初期化］をタッチするビz 確認メッセージが数回表示されますので、［OK］
をタッチしてください。
z 初期化を開始します。
z 初期化を完了すると、「初期化を完了しました。
コントローラー本体を再起動しています。」というメッセージが表示されます。

ビ ［変更］をタッチする
z 設定が登録されます。

ビ ［登録］をタッチする
z 設定が登録されます。

ビ

ビ

メンテナンス設定を行う

項目
工場出荷時

メンテナンス設定を行う

z 暗証番号（パスワード レベル２）を入力すると「初期設定」画面が表示されます。

設定

設定

ビ ［初期化］をタッチする

ビ

190

191

日時を設定する

試運転を行う

日時を手動で設定します。NTPサーバー（P.133）
を利用している場合は設定する必要はありません。

室外ユニット系統アドレスごとに室内ユニットの試運転を行うことができます。

の［本体メンテナンス］を
ヒ 「設定」
タッチするの［空調機メンテナンス］を
ヒ ［設定］
タッチする

ピ 日時を設定する② 回線番号を選ぶ
z 設定が登録され、「回線番号」ダイアログは閉じられます。

z「空調機メンテナンス」画面が表示されます。

z「本体メンテナンス」画面が表示されます。

ピノビ

ヒ

ヒ
項目

フ ［登録］をタッチする

z 設定を取り消す場合は、［キャンセル］
をタッチ
します。

ビ

①［リンク］をタッチする

z「リンク」ダイアログが表示されます。

フノヒ

ビ② 試運転するリンク系統を選ぶ

ピ 回線番号を選ぶ

z 設定が登録され、「リンク」ダイアログは閉じられます。
z 選んだリンク系統の室外ユニットが一覧表示されます。

①［回線番号］をタッチする

z「回線番号」ダイアログが表示されます。

フ

フノビ

ピノヒ

お知らせ
y 手動で時間を30分以上戻さないでください。
室内ユニットの基本設定でエラーが出たり、按分結果に影響が出る場合があります。

メンテナンス設定を行う

時間を設定します。
で「時」「分」「秒」をそれぞれ設定します。
※「時」は24時間制で設定します。

z 暗証番号（パスワード レベル２）を入力すると「試運転」画面が表示されます。

メンテナンス設定を行う

時※分秒

フ リンクを選ぶ

ビ ［試運転］をタッチする

次ページに続く

192

193

C-268

設定

z 暗証番号（パスワード レベル１または２）を入力すると「日時設定」画面が表示されます。

年月日を設定します。
で「年」「月」「日」をそれぞれ設
定します。

設定

ビ ［日時設定］をタッチする

説明

年
月
日

8. 集中制御

制御関連編
試運転を行うブ 「選択」欄にチェックを入れる

試運転を行うベ 「状態」欄を確認する

z 試運転する室外ユニットを選びます。
z 複数の室外ユニットも選べます。

「試運転」画面z 試運転中は、「状態」
欄に運転モード（冷房の場
合は 、暖房の場合は ）が表示されます。

A： 試運転する室外ユニットの回線番号を選びます。タッチすると、「回線番号」ダイアログが表示されます。
B： 試運転する室外ユニットのリンク系
統を設定します。タッチすると、「リンク」ダイアログが表示されます。

A

B

C

D

C： 室外ユニットを一覧表示します。

ブ

項目

説明

選択

試運転を行う室外ユニッ
トにチェックを入れます。

室外機 Bで選んだリンク系統の室外ユニットを表示します。
状態

プ

ペ

［操作］をタッチする
z 操作ダイアログが表示されます。

試運転を停止する場合は、［操作］をタッチし、操作ダイアログの［停止］をタッチする

試運転中の運転モードを表示します。

E

D： Cでチェックを入れた室外ユニットに接続されている室内ユニットを表
示します。

設定

設定

E： 試運転を行います。タッチすると、操作ダイアログが表示されます。

運転モード（［冷房］［暖房］）を選び
ヘ （7-1）、［運転］をタッチ（7-2）
すメンテナンス設定を行う

メンテナンス設定を行う

プるz 設定が登録され、操作ダイアログは閉じられます。
z 試運転を開始します。

ヘノヒ
ヘノビ

194

195

空調機との通信設定を行う

空調機との通信設定を行う

本機－空調機間の通信方式などを設定します。
この設定は3段階で行います。

の［空調機メンテナンス］を
ヒ 「設定」
タッチする

項目

項目

説明

リンク内イン リンク内にインテリジェントコント
テリコン番号 ローラーが複数存在する場合は子機を２号機、３号機に設定します。
y リンク内に親機（１号機）が無い場合
はリモコンレスの室内ユニットがE03警報を発生することがあります。

z「空調機との通信設定（3）」画面が表示されます。
z「空調機との通信設定（1）」画面に戻る場合は、［←前ページ］をタッチします。
z［キャンセル］をタッチすると、これまでの設定をすべて取り消します。

電源投入時の 室内ユニットの増設などシステム構成
構成確認通信 に変更があった場合、
「有り」
に設定す
ると、本機は構成確認を行います。

ビ［空調機との通信設定］をタッチする

ヘ 各設定を行う

ピ 各設定を行う
項目

説明

空調機との通 本機－空調機間でエラーが発生した
信エラー判断 場合の判断時間（10 ～ 99）
を設定し
時間
ます。
で数値を設定しま
す。
RS485回線
の通信速度
（bps）

項目

説明
本機－空調機間の通信間隔（10 ～99）を設定します。
で数値を各リンク系統で設定します。

空調機接続

空調機との接続の有無を各リンク系
統で設定します。

項目説明

警報履歴出力 警報履歴に出力するかを選択します。
チェックをはずすと、警報メールは送信されません。
以下の点検・警報のみ選択できます。
これ以外は設定にかかわらず実行されます。
y 点検サイン：フィルターサイン
オイル点検
リモコンに表示の点検
y 通信異常：C17警報（本機と空調機間の通信
エラー）
C06警報（本機と通信アダプター間の通信エラー）

本機－空調機間の通信速度（9600、19200）を設定します。
y 通常は「19200」に設定してください。

無通信モード 「する」に設定すると、空調機との通信を行わなくなります。空調機との通信が不完全な状態（設置されていな
い、電源が入らないなど）で、名称の登録など確認だけを行いたい場合に設定します。

次ページに続く

196

197

C-269

ベ

メンテナンス設定を行う

ビz すべての設定が登録されます。
z［キャンセル］をタッチすると、これまでの設定をすべて取り消します。

設定

メンテナンス設定を行う

ブ 各設定を行う

定期通信2の間隔

ベ ［登録］をタッチする

フ ［次ページ→］をタッチする

z「空調機との通信設定（2）」
画面が表示されます。
z 設定を取り消す場合は、［キャンセル］をタッチ
します。

説明

※熱交換気ユニットは「運転/停止」の
手元禁止のみ利用可能です。

設定

z 暗証番号（パスワード レベル２）を入力すると「空調機との通信設定（1）」画面が表示されます。

項目

手元リモコン 「禁止1」～「禁止4」について、各項
禁止設定
目（「運転停止」「温度設定」「モード設
定」「風速設定」「風向設定」「省エネ設定」）の手元リモコンでの操作・設定の可/不可を設定します。
タッチするたびに「○」
「×」
が切り換
わります。
y「○」：手元リモコンでの設定・操作ができる
y「×」：手元リモコンでの設定・操作ができない
［初期設定］をタッチすると、工場出荷時の設定に戻ります。

プ ［次ページ→］をタッチする

ローカルアダ ローカルアダプターをシステム内にプター検出接続している場合、「有り」に設定す
ると、本機はローカルアダプターを認識します。

ヒ

説明

チャタリング チャタリングが発生した場合、キャキャンセル時 ンセル処理するまでの時間を設定し間（msec）
ます。

8. 集中制御

制御関連編

ユニットからの警報を無視する
メンテナンス対象となるユニットを登録します。登録すると、本機はユニットから発信された警報などを受け付けなくなります。

の［空調機メンテナンス］を「保守登録」欄に
ヒ 「設定」
ピ 対象ユニットのタッチするチェックを入れるz「空調機メンテナンス」画面が表示されます。

付録

ピ

本章では、本機を扱ううえで必要となる情報（数字・文字列入力、用語説明など）
やメンテナンス情報などについて説明します。

ヒフ ［登録］をタッチする

z 設定を取り消す場合は、［キャンセル］
をタッチします。

z 暗証番号（パスワード レベル１または２）を入力すると「保守登録」画面が表示されます。

付録
付録

フ

メンテナンス設定を行う

ビ

設定

ビ ［保守登録］をタッチする

198

199

数字・文字列入力について

数字・文字列入力について

数値や文字列を入力するとき、画面に表示される擬似的なキーボードについて説明します。
数値入力するときはソフトテンキー、文字列を入力するときはソフトキーボードが表示されます。

文字列の入力について
名称変更やパスワードなどの文字列を入力する場合は、画面上に表示されるソフトキーボードを使用します。
テキストボックスをタッチすると、次のようなソフトキーボードが画面上に表示されます。

数字の入力について

1

時間や温度などの数値を入力する場合は、画面上に表示されるソフトテンキーを使用します。
テキストボックスをタッチすると、次のようなソフトテンキーが画面上に表示されます。

2

3
4

1

5

ブ

6
2
3

7

ュユロ

ヘ

ベ

ペ

フ

ブ

プ

ヒ

ビ

ピ

パ

ハ

8

9

9

8

14

ȵɫɻɃɳ

16

12

13
17

名前

5

タッチした文字が表示されます。

文字キー

文字をタッチします。
タッチした文字は入力フィールドに表示され、右へ順番に追加されます。

説明

3 数字キー（0 ～ 9）［.］（ドット）キー［±］キー

数字をタッチします。
タッチした数字は入力フィールドに表示され、右へ順番に追加されます。
［±］キーをタッチするたびに、数値の前の「－（マイナス）」
記号の表示/非表示を切り換えます。

4 ［キャンセル］キー

タッチすると、ソフトテンキーが閉じられます。

5 ［Enter］キー

入力フィールドに表示されている数値を設定値としてテキストボックスに表示します。

タッチするたびに、表示されている文字列をカーソル右側から1文字ずつ消去します。

5 ［ローマ字］キー※

入力方式をローマ字入力に切り換えます。（入力モードが「半角英数大」「半角英数小」設定時のみ）
入力フィールドには“かな”で表示されます。
また、「・」（中点）が入力できるようになります。

6 ［変換］キー※

入力フィールドに表示されている“かな”文字列を漢字に変換します。再度タッチすると、次候補の漢字が表示されます。

7 ［確定］キー※

入力フィールドに表示されている文字列を確定します。

8 ［<<］［>>］キー［<<］をタッチすると、文字列の最初にカーソルが移動します。
［>>］をタッチすると、文字列の最後にカーソルが移動します。

9 ［<］
［>］
（カーソル移動）キー

タッチするたびに、入力フィールド内のカーソルを左右に1文字分移動させます。

10 ［SPACE］キー

タッチするたびに、入力モード（半角、全角）に応じた1文字分のスペースを入力フィールドに追加します。

11 ［大文字］キー

英数のキー配列を大文字に切り換えます。

12 ［全角］キー※

全角表示にします。

13 ［入力切換］キー

タッチして入力モードを切り換えます。
（入力モードは以下の順に切り換わります）
左側には現在の入力モードが表示されます。
英数
かな
記号

14 ［キャンセル］キー

カナ

タッチすると、ソフトキーボードが閉じられます。

15 ［コピー］キー

入力フィールドの文字列をコピーします。

16 ［ペースト］キー［コピー］キーでコピーした文字列を入力フィールドのカーソル位置に貼り付けます。

17 ［Enter］
キー

入力フィールドに表示されている文字列を設定文字列としてテキストボックスに表示します。

※入力制限時、表示されない場合があります。

200

201

C-270

付録

入力フィールドに表示されている数値をすべて消去します。

付録

タッチした数値が表示されます。

2 ［DEL］
キー

タッチするたびに、表示されている文字列をカーソル左側から1文字ずつ消去します。

4 ［DEL］キー

付録

付録

名前
1 入力フィールド

説明

入力フィールド

2

d
ユㄏㄕㄆㄓ
᫙⩜

11

15

1

3 ［BS］キー

410

8. 集中制御

制御関連編

外部信号の接続

按分計算方法

外部機器からの入・出力信号によって、本機はガス、電気の消費量の計測や、全ユニットのコントロールを行うことができます。
各外部信号の電気的な詳細については、工事説明書を参照してください。

本機は室内ユニットの累積運転時間（サーモON/サーモOFF）および室内ユニットの能力値によって空調按分率やエネルギー（電気、ガス）の使用量を簡易的に計算することができます。

時間按分の計算方法

パルスメーター入力
パルスメーター（ガス/燃料流量計、電力量計）の接続により、ガス、電気の消費量を計測することができます。

室内ユニット個別あるいは按分グループの電力/ガス消費指数、室内ユニット個別あるいはエリアグループの電力/ガス消費按
分率を算出します。

動作

按分計算で使用するパラメータの種類

一括停止入力

RHHi

室内ユニットi号機の累積運転時間※（急風）RHi

室内ユニットi号機の累積運転時間※（強風）

時間按分の計算には、以下のパラメータを使用します。

1パルスごとにカウントします。
1パルスあたりの消費量単位（m3、kWh）は「パルスメーター設定」（P.171）で設定する必要があります。

パラメータ

説明

RLi

室内ユニットi号機の累積運転時間※（弱風）

外部信号（火災報知機など）によって、接続されたすべてのユニットを自動的に停止させます。（操作対象外に設定された室内ユ
ニットは除く）SHHi

室内ユニットi号機のサーモON累積時間（急風）

動作例

SHi

室内ユニットi号機のサーモON累積時間（強風）SLi

入力がON状態の間、すべての室内ユニットに停止信号を送信します。

一括運転入力外部信号によって、すべてのユニットを自動的に運転させます。（操作対象外に設定された室内ユニットは除く）

室内ユニットi号機の能力（kW相当値）

k

サーモONとサーモOFF時での電力量の重み付け係数

αHH

急風の風速重み付け係数αH

強風の風速重み付け係数αL

弱風の風速重み付け係数※累積運転時間＝サーモON累積時間+サーモOFF累積時間

動作例

付録

付録

入力信号がOFFからONに切り換わったとき、すべての室内ユニットに運転信号を送信します。

室内ユニットi号機のサーモON累積時間（弱風）

Piお願い
y 按分方式(→「按分方法を設定する」（P.173））
が「時間」の場合は、PACとGHPを同一の按分グループに登録しないでください。

一括警報出力付録

付録

接続されたいずれかのユニットから警報/異常が発生したとき、本機は外部に信号を出力します。この信号は警報モニターなどに利用できます。

動作例

警報/異常発生時に短絡状態となり、復帰時に解放状態となります。

一括運転出力接続されたいずれかのユニットが1台でも運転しているとき、本機は外部に信号を出力します。

動作例

ユニット
（ローカルアダプターを含む）が1台でも運転しているときに短絡状態となり、すべてのユニットが停止するときに開放状態となります。（警報/異常発生中も含む）

お知らせ
y 上記の動作を行うには、「イベント制御」画面での設定が必要です。

202

203

按分計算方法

按分計算方法室内ユニットi号機の電力/ガス消費指数の計算方法

空調使用量の計算方法

TEiは室内ユニットi号機の電力消費指数、TGiは室内ユニットi号機のガス消費指数、TOiは室内ユニットi号機の燃料消費指数を示します。

按分グループ全体、あるいは室内ユニット個別の電力/ガス使用量を算出します。

z 電力按分計算対象が「運転時間」の場合（運転時間按分）
電力消費指数は「累積運転時間」および「サーモON累積時間」で計算します。
ガス消費指数、燃料消費指数は「サーモON累積時間」で計算します。

按分グループ全体の電力/ガス使用量の計算方法
按分グループの電力使用量、ガス使用量の計算式は以下のとおりです。

y GHPの場合

電力使用量

パルスメーター（電力量計）
カウント値×パルス単位量（kWh）

電気

TEi = (RHHi×αHH＋RHi×αH＋RLi×αL)×Pi

ガス使用量

パルスメーター（ガス流量計）
カウント値×パルス単位量（m3）

ガス

TGi = (SHHi×αHH＋SHi×αH＋SLi×αL)×Pi

各室内ユニットの電力/ガス使用量の計算方法

y PACの場合
電気

TEi = {(RHHi×αHH＋RHi×αH＋RLi×αL)÷k＋(SHHi×αHH＋SHi×αH＋SLi×αL)}×Pi

ガス

TGi = 0

室内ユニット個別の電力使用量、ガス使用量の計算式は以下のとおりです。

z 電力按分計算対象が「サーモON時間」の場合（サーモON時間按分）
電力消費指数、ガス消費指数、燃料消費指数は「サーモON累積時間」で計算します。
y GHPの場合
電気

TEi = (SHHi×αHH＋SHi×αH＋SLi×αL)×Pi

ガス

TGi = (SHHi×αHH＋SHi×αH＋SLi×αL)×Pi

電力使用量

按分グループの電力使用量×室内ユニットの電力消費按分率

ガス使用量

按分グループのガス使用量×室内ユニットのガス消費按分率

室内ユニットの電力/ガス消費按分率の計算方法は、「室内ユニットi号機の電力/ガス消費按分率の計算方法」（P.204）
を参照してください。

お知らせ
y 使用量は小数点以下第3位で四捨五入し、第2位までで表示されます。

y PACの場合
電気

TEi = (SHHi×αHH＋SHi×αH＋SLi×αL)×Pi

ガス

TGi = 0

按分グループ全体での電力/ガス消費指数の計算方法

TOTALe = TE1 + TE2 + … + TEm

ガス消費指数TATALg = TG1 + TG2 + … + TGm

電力消費按分率

REi (%) = TEi / TOTALe ×100

ガス消費按分率

RGi (%) = TGi / TOTALg ×100

付録

REiは電力消費按分率、RGiはガス消費按分率を示します。

付録

室内ユニットi号機の電力/ガス消費按分率の計算方法

付録

電力消費指数付録

按分グループ全体での電力/ガス消費指数は、該当する按分グループに含まれる室内ユニットの電力/ガス消費指数の総合計です。
TOTALeは按分グループ全体での電力消費指数、TOTALgは按分グループ全体でのガス消費指数、mは該当する按分グループに含まれる室内ユニット台数を示します。

エリアjの電力/ガス消費按分率の計算方法

エリア全体での電力/ガス消費按分率は、該当するエリアに含まれる室内ユニットの電力/ガス消費按分率の総合計です。
NEjはエリアjでの電力消費按分率、NGiはエリアjでのガス消費按分率、nは該当するエリアに含まれる室内ユニット台数を示します。
電力消費按分率

NEj = RE1 + RE2 + … + REn

ガス消費按分率

NGj = RG1 + RG2 + … + RGn

お知らせy 風速設定が「急風」のみの機種、および「急風」「弱風」のみの機種は、風速ごとの重み付けは行われません。
y 按分率は小数点以下第3位で四捨五入し、第2位までで表示されます。

204

205

C-271

8. 集中制御

制御関連編
知っていただきたいこと

按分計算方法本機をご使用になるうえで知っていただきたいことを説明します。

負荷按分の計算方法

操作関連

負荷按分は以下のフローに従って計算されます。

室外ユニット

室内ユニット計算

バックアップデータを復元したとき

計算

電力
ガス
発電用ガス
待機電力
省エネ考慮電力
省エネ考慮ガス
氷蓄熱夜間電力
高圧飽和温度

T2
TG
PG
TS
T3
TG3
TCnight
HPS

風速別運転時間
ヒーター ON 時間
室内能力
熱交出入口温度
実風速

復元直後の再起動時、「初期通信中」というメッセージが長時間表示される場合があります（最長の目安は約1時間30分）。
このとき、絶対に本機の電源を切らないでください。内部ファイルが破損して起動できなくなるおそれがあります。
起動できなくなった場合は、内部データの修復が必要ですので、お買い上げの販売店またはサービス会社にデータ修理の依頼をしてください。

R
W
PS
E1,E2,E3
WS

ビル用マルチ、GHPについて

ビル用マルチ、GHPの室外ユニットデータ（運転回数、運転時間など）は、基準機の内容が表示されます。運転状況による基準機の変更にともない、本機のデータ表示も変動します。

警報履歴画面について

警報履歴画面には警報コードのみが表示されます。同じ警報コードでも機種によっては、警報内容が異なる場合があります。
各機種の取扱説明書などで警報コードに対応する警報内容をご確認ください。

アダプター

エリア、按分グループの設定について計算

スーパーヒートサブクール
運転能力比率
風速換算値

SH = f (E3, E1)
SC = f (HPS, E1)
D = f (SH, SC)
FI = f (WS)

測定値・設定値のフロー

運動能力量

PINp = f (D, FI, PS)
PINg = f (0)GIN = f (D, FI, PS)

カウント

電気
ガス

時間按分の場合、PAC、GHPを同じエリアまたは按分グループに設定すると、正しく按分計算ができません。必ずPACとGHPでエリア、按分グループを分けてください。

計算値のフロー

時間帯別積算・按分表示について

本機は時間帯別の積算・按分機能を搭載していますが、運転データ送受信の遅延などにより各時間帯（時間内、時間外、特定日）に正確なカウントが配分されないことがあります。

電力パルス数
ガスパルス数

表示の更新時間について

Pc
Gc

ICE = f (TCnight, RPI)
Pice = f (Pc, @e)

運転中、雷や無線などにより誤動作したとき本機の電源を一旦切り、再度電源を入れてください。
このような場合以外は、原則として電源を切らないでください。空調機を正しく管理できなくなります。

付録

氷蓄熱関連要素付録

H
B

運転時間の累積について

計算

ガス

付録

付録

計算

設定

電気

締め処理について

夜00:00から数分間、本日分の締め処理が行われます。その間、すべての操作ができなくなりますのでご注意ください。

インテリジェントコントローラー
ヒーター容量
ファン電流付加値

フィルターサインおよびエンジンオイル点検サインの更新は最長7分ごとです。運転積算時間および按分データ（按分率、使用量）の更新は18分ごとです。電気ヒーターON時間の更新は1時間ごとです。

空調按分や空調機の運転時間は、本機の電源が入っている状態で、なおかつ空調機との通信に異常がない状態でのみ行います。
本機の電源が切れていたり、通信異常が発生したりしていると、空調機の運転時間は累積されません。
このような状態が長時間続くと、按分率などの誤差が大きくなりますのでご注意ください。

設定

PIA = f (PS, T2, PINp, PINg)
PIA’= f (PIA, TS, PS, W, H, R, B)
PGA = f (GIN, TG, PG)

パルス単位量

電気
ガス

@e
@g

タッチパネルの操作について

計算
電力按分率
ガス按分率

RPI = f (PIA’)RGI = f (PGA)

以下の場合、タッチパネルでの操作はできません。
y システム起動処理中
y 接続確認処理中y 締め処理中
y USBメモリーのアクセス中（バックアップ、復元）
y 外部一括停止中
Web側から入力した一部の文字（特殊文字）は、本機の画面上では表示されないことがあります。

計算
使用電力量
使用ガス量

PI = f (RPI, Pc, @e, ICE, Pice)
GI = f (RGI, Gc, @g)

お知らせ
y「f」は関数計算を示します。
たとえば、「運転能力比率D=f(SH, SC)」は、「スーパーヒートSH」「サブクールSC」を使って運転能力率を計算している、という意味になります。

206

207

知っていただきたいこと知っていただきたいこと

設定関連

その他

設定変更の制限について補償について

空調機の機種によって、設定の変更に制限がある場合があります。
たとえば、
y 冷房専用機種の場合、「暖房」に変更できない
y 床置機種の場合、一部を除き、風速を「急風」以外に変更できない
y 天井埋込型機種の場合、フラップのついていない機種では風向設定はできないのように、各機種の特性をご理解のうえ、ご使用ください。
詳しくは、お買い上げの販売店またはサービス会社にお問い合わせください。

以下のような場合、当社は補償いたしかねますのであらかじめご了承ください。
y 暗証番号が第三者に知られた結果、不都合が生じた場合
y USBメモリーが壊れ、バックアップしておいたデータ（積算、按分）が失われた場合

計算上大きな誤差が出やすい場合

一部の機種（セミセントラル機種、床置機種など）、電気ヒーター付きの旧機種などは、空調按分率などの計算において大きな誤差が発生しやすいことがあります。また、消費電力の大きいパン形加湿器を使用した場合も按分計算に加湿器運転時間が反映されず、大きな誤差が発生します。
詳しくは、お買い上げの販売店またはサービス会社にお問い合わせください。

待機電力について（時間按分の場合）

本機は、室内ユニットの運転時間を元に按分計算を行っています。停止中の消費電力/ガス量（待機電力）は按分されません。
たとえば、1 ヶ月間、1台も運転されなかった場合の待機電力は、どの按分グループへも按分されません。ただし、1分でも運転した室内ユニットがあった場合、すべての待機電力分は運転した室内ユニットが属する按分グループへ按分されます。
負荷按分の場合は、待機電力も含めて按分されます。

リモコンレスシステムについて

集中機器が1台しか設置されていないリモコンレスシステムでは、その集中機器が故障した場合、空調機を運転できないなどの問題が発生する可能性があります。その安全措置として、複数の集中機器を設置するように推奨いたします。

設定変更に伴う画面表示について

暗証番号について本機から室内ユニットの設定を変更した場合、一時的に表示が戻ることがあります（特に、一括操作時）。これは通信の遅れによるもので故障ではありません。

暗証番号は必ずメモとして記録するようにしてください。同時に、第三者に知られることのないようにご注意ください。
忘れてしまった場合は、お買い上げの販売店またはサービス会社にお問い合わせください。

空調按分率、空調使用量について

バックアップデータは、本機で使用するデータを含むため、取り扱いにはご注意ください。

付録

按分データについて

バックアップデータの取り扱いについて付録

月差±30秒/月（常温25℃）が発生するため、定期的に時報などで日時設定を修正してください。

表示リフレッシュのため、画面のちらつきが時々見られますが、故障ではありません。

付録

現在の日時設定について

画面のちらつきについて付録

本機で採用している空調按分率、空調使用量の計算方法は、あくまでも簡易的なものです。電力会社、ガス会社から請求される使用量とは異なります。
運転状況などにより、実際の空調量と按分率の間にも誤差が生ずる場合があります。
按分率計算上の端数処理（四捨五入）の関係により、次の両者間に誤差が生ずる場合があります。
y「按分グループ内のエリアの按分率」と「100.00％」
y「按分率内訳の合計」と「エリア全体の按分率」
y「各エリアの使用量の合計」と「パルスメーターにおける全体使用量」
y「使用量の時間内、時間外、特定日の合計」と「全時間の使用量」
本機は直接エネルギーを計量するものではなく、室内ユニットごとに推定した負荷の比率によって按分（比例配分）計算します
ので、あくまでも目安としてご利用ください。

按分データ集計後に空調機を撤去すると、その空調機の積算値はすべて消去されるため、撤去後にその空調機を含む按分デー
タを再び見ることはできません。
撤去前に必ず、USBメモリに按分データのCSVファイルを出力（保存）しておいてください。
CSVファイルの出力方法は履歴の出力方法と同様です。（→「CSVファイルとして出力（保存）する」（P.32）
）

208

209

C-272

8. 集中制御

制御関連編
システムの構成を確定する知っていただきたいこと

現在の空調システムの構成を確定します。

ローカルアダプター（別売）についての［システム設定］をタッチ
ヒ 「設定」
フ ［構成確定開始］をタッチするする

ローカルアダプターには、オン/オフ制御用ローカルアダプターとRACローカルアダプターがあります。
RACローカルアダプターは、CN-NETコネクタを持つ2017年度モデル以降の当社製住宅設備用ルームエアコンに対応しています。

オン/オフ制御用ローカルアダプターを使用すると、オン/オフ機器（換気扇、ルームエアコンなど）を接続することができます。
ただし、以下のような制限がありますのでご注意ください。
詳しくは、お買い上げの販売店またはサービス会社にお問い合わせください。
集中制御可能な項目

ヒ以下の項目のみ集中制御が可能です。
y 運転/停止
y リモコン禁止（「運転/停止」の禁止のみ）
タイマー設定もできますが、「運転/停止」「リモコン禁止」以外の設定は無効となります。
「リモコン禁止」はローカルアダプターから機器側へ手元禁止信号出力を接続した場合に限ります。
※熱交換気ユニットは「運転/停止」の手元禁止のみ利用可能です。

警報表示

「C12」
（ローカルアダプター一括警報）と表示され、詳しい内容は表示されません。（ただし、ローカ
ルアダプターに警報信号入力を接続した場合のみ）

空調按分

室内ユニットの風速データ

風速別の累計運転時間は、強風固定となります。ローカルアダプターにサーモON信号入力を接続している場合でもサーモONの累積時間
は「強風」固定でカウントされます。

電気ヒーターON時間

電気ヒーターの累積ON時間は表示されません。

室内ユニット能力固定値

自動識別されないため、「ユニット設定編集」ダイアログ（P.156）で能力固定値（kW）を設定してください。

按分方式

時間按分のみ対応しています。

フビ ［構成の確認］をタッチする

z 暗証番号（パスワード レベル２）を入力すると「構成確定」画面が表示されます。

お知らせ

付録

ビ

付録

y オン/オフ制御用ローカルアダプターの接点規格に適合すれば、任意の機器を本機から制御できますが、生命、財産などに重大な影響を及ぼすおそれのある機器へのご使用は避けてください。
y 按分運用の開始後、室内ユニットのアドレス変更、他号機の室内ユニットアドレスの入替えなどを行うと、按分計算が不正確なものとなり、不都合が発生する場合がありますのでご注意ください。

z 現在のシステム状態を再確認し、その結果を最終的に確定します。
z 構成確定を取り消す場合は、［キャンセル］を
タッチします。

z「システム設定」画面が表示されます。

オン/オフ制御用ローカルアダプター

付録

付録

ピ ［構成の確認］をタッチする

z 構成確認を開始します。
z 構成確認後、空調システムの構成に変化があった場合は、「構成が変化しています。構成確定を実施しますか？」というメッセージが表示さ
れます。

ピ

210

211

故障かなと思ったときは

商標文および免責文について修理を依頼される前に、次のことをお調べください。
なお、危険ですので、ご自分での修理は行わないでください。

y MicrosoftおよびWindowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
Microsoft Edgeは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
Google ChromeはGoogle Inc.が所有する商標または登録商標です。
その他の各製品名は、各社の商標又は登録商標です。
その他の各製品は、各社の著作物です。

症状
スケジュール運転がうまくできない

原因と対処
y 運転日モード、時間を設定していますか。
運転日モード、時間の設定を行っても登録しなければスケジュール運転は行いません。
y 現在の日付、時刻の設定は合っていますか。
現在時刻が合っていないと、予定外の時間に稼働します。

y Linuxは、Linus Torvalds氏の米国およびその他の国における登録商標あるいは商標です。
y 権利者の許諾を得ることなく、本機に付属のソフトウェアおよび取扱説明書の内容の全部または一部を複製すること、およびソフトウェアを賃貸することは、著作権法上禁止されております。

按分率がいつも100％になる

y 按分グループ設定、エリアグループ設定を再確認してください。
1つの按分グループにエリアグループが1つしか登録されていなかったり、1つのエリアグループに室内ユニットが1台しか登録されていなかったりすると、按分率は計算上100％となり、意味がありません。

y 本機、および本機に付属のソフトウェアを使用することによって生じた損害、逸失利益、および第三者からのいかなる請求につきましても、当社は、一切その責任を負いかねます。
万一、機器やソフトウェアなどの不具合により按分率、使用量の計算等に不都合があった場合でも、その補償についてはご
容赦ください。

いつの間にか電源が切れている

y 画面のオートオフで消えていませんか。
電源は切れていませんので、画面にタッチしてみてください。
y 設定時間にかかわらず、起動時に一旦オフする場合があります。

y 本機に付属のソフトウェアは、本機以外には使用できません。
y 本機、および本機に付属のソフトウェアの仕様は、改善のため事前連絡無しに変更する場合がありますが、ご容赦ください。
本書の内容についても、改善のため事前連絡無しに変更することがあります。

画面操作を行っても表示の更新に時間が y 接続されている空調機との通信状況により、多少時間がかかる場合があります。
かかる
しばらくお待ちいただければ更新されます。
カラー液晶ディスプレイの画面

y 本書に記載された事項の使用に起因する第三者の特許権、およびその他の権利の侵害については、当社はその責任を負いません。

y 画面の一部に点灯しないドットや常時点灯するドットが存在する場合があります
が、故障ではありません。
また、カラー液晶ディスプレイは、その性質上、温度変化などで多少ムラが発生する場合がありますが、故障ではありません。

y オープンソースライセンスにつきましては、インテリジェントコントローラー同梱のDVDをご覧ください。

操作ボタンをタッチしても操作できない y タッチパネルの操作位置と画面の位置が長期間の使用によりずれる場合があります。
お買い上げの販売店またはサービス会社にご連絡ください。
本機で手元リモコン操作を制限している y サービス担当がお伺いするまでの応急処置として、本機および通信アダプターのときに、本機が故障し、空調機の運転/
電源を切り、室内ユニットの電源を入れ直してください。手元リモコンで操作可停止などの設定ができない
能になります。ただし、リモコンレスのシステムでは操作できません。
※熱交換気ユニットは「運転/停止」の手元禁止のみ利用可能です。

付録

室内ユニットが1台も読み込まれない

付録

停電が発生し、その後、停電復帰時に機 y 本機は停電復帰時、機器の自動復帰を行いません。次のスケジュール時刻になっ器が自動復帰しないたときに、その設定に切り換えます。
y 構成確認を実行してみてください。

212

付録

付録

画面に、以下のメッセージが表示された y 空調機システムに変更があった場合、［構成の確認］をタッチすると表示されるメッセージです。
y このメッセージが表示された場合は、お買い上げの販売店またはサービス会社にご連絡ください。

213

C-273

8. 集中制御

制御関連編

࿫͛⾷⯍ᕧ⾸క̗◻ᅽሤȬɻɎɲɀȯɻɐȻɻɐɵʀɱʀ
‫ݨ‬ᨯチCZ-10EST4A●「据付（電気）工事説明書」をよくお読みのうえ、正しく安全に施工してください。特に「安全上のご注意」は、施工前に必ずお読みください。
● 据付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認すると共に「取扱説明書」にそってお客様に使用方法、お手入れの仕方を説明してください。また、「据付（電気）工事説明書」は、「取扱説明書」
と共に、お客様で保管いただくように依頼してください。
● 移設、修理の場合は「据付（電気）工事説明書」を工事担当の方へお渡しください。

●「据付（電気）工事説明書」に記載されていない方法や、指定の部品を使用しない方法で据え付けされたことにより事故や損害が生じたときには、当社では責任を負えません。また、その据え付けが原因で故障が生じた場合は、製品保証の対象外となります。
● 接続する機器に付属の「据付（電気）工事説明書」もあわせてご覧ください。

યӴˀǽǣᗨ๟ƷർǩǙમșǞǯǤǓ
人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
ƛチ◳ǲǮπǓᅀȡǦǮǷǜǺ᧯ǧȚ‫્ڈ‬ȓ၏્ǽᲦಏȡٚո■チǙમșǓǮǯǞԑ૓ȡᓎǽࡖ▉‫ۥ‬Ƕ◻ᅽǦǵǓȍǨƹ
ǦǵƸ◻ᅽǦǵǓȍǨƹ

⚋‫「 ܝ‬死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

してはいけない内容（禁止事項）です。

ᗨ๟ 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

実行しなければならない内容（強制事項）
です。

チ⚋‫ܝ‬

チ
࿫͛⾷⯍ᕧ⾸క̗ȡǨȚ֭ǺቊΧȡ࿫Ǘ͛ǠȚǷǜǺ

●チ࿫͛⾷⯍ᕧ⾸క̗ǾƸǙ⛷Ǔˀǡǽ⛩ॹಅȓଗ⫨Ꮱ‫‮‬ǺϞⲠǨȚチ（感電、火災の原因）●チ⯍ᕧక̗ǾƸ⯍ᕧక̗ॲǛˁ▉Ǻ൝ǲǵ⒅Ǖ
ɿチ⯍ᕧ▚ѿǺ⬄ǨȚཪ⒈࣠ᛡチɿチԑἠ╄Ღ
ɿチ࿫͛⾷⯍ᕧ⾸క̗◻ᅽሤ（感電、火災の原因）●チᜰ⯍ǦȒᄺࠔ⾷ӴᏩ⫳⫱ᑿ⃆͛⾸ȡ‫ۄ‬ș͛ǠȚ（故障や漏電時に感電、火災の原因）●チ⯍ᛠǾƸർǩଗ᧸ࡋ➇ȡπ᧸ǨȚ（感電、火災の原因）●チџ⯍⅋ؔ൩ైᑿ⃆ȡπ᧸˛Ǻ⯍ᛠȡӱțȚ⭾ǾƸ١ոᗨ๟ǨȚチ（感電、挟み込み、巻き込みの原因）●チȪʀɁక̗⾷ュᲷယࢄక̗⾸ȡ⒅Ǖ
• ɡɱɻɈǽཆǨșȓȴɁᶩƸᕮ⣔ᶩƸ⤀⯉⦠Ƹ⯍チ◊ǹǸǽȪʀɁǺယỮǦǹǓ（感電の原因）ቊΧȡ࿫Ǘ͛ǠȚǷǜǺ
●チո╫ȓტ⢧Ǿ⒅ȞǹǓチ（感電、火災の原因）●チᕮᗴǓǦǹǓチ（感電、故障の原因）●チ⥎ἠǾ⢛˛ယỮǦǹǓチ（接触不良や絶縁不良、許容電流オーバーなどにより、感電や火災の原因）●チ⯍ᛠ⥎ἠȡɘɻɑǹǸǶትǼǵ‫ہ‬ẐǦǹǓ●チ⥎ἠǾƸཀ઻ǽȹ⾼ɞɳȡπ᧸Ǧǵ᯺ીǺယỮǦƸᴻ੿ယỮ⤴Ǻȹ⾼ɞɳǽঋ‫מ‬ǛΌȞȘǹǓȗǕǺ᯺ીǺࡘ઻ǨȚチ（故障や発熱、火災の原因）●チ⥎ἠȡǾǤȍǹǓȗǕǺƸȳɘʀǾә⢡ș᯺ીǺ‫ۄ‬ș͛ǠȚチ（感電、火災の原因）●チ⯍ࡿ᯺◜ǹǸɎɁɇʀȡπ᧸ǨȚ⭾Ǿ١ոᗨ๟ǨȚ（感電、故障の原因）ᗨ๟࿫͛⾷⯍ᕧ⾸క̗ȡǨȚ֭Ǻ●チᓎǽȗǕǹईཀǶπȞǹǓɿチệ⯶ǨȚǷǢȜ
ɿチ‫۝‬ᡨමȴɁǹǸǛᜰțȚǙǬțǽǑȚǷǢȜ
ɿチᕮȓᖿ⾷ᑿ፦ᖿ‫܅‬ȏ⾸ǽⳎᖵǽএǓǷǢȜɿチチ⥫මȓȪɳȳɲමǽ᛹ᙉɿᣀᔝǹɁɟɴʀǹǸȡⲟὪǺπǕǷǢȜɿチ⃡ⳒමȴɁǹǸǽᜰțȚǙǬțǽǑȚǷǢȜɿチሱᑿ᛹ָǽⳎᖵǨȚǷǢȜɿチ⯍ᰁᗢǛլȚᑿ፦ǽǑȚǷǢȜɿチ⯍ࡿংؔǽএǓǷǢȜɿチɑɴɻ⥎ᶩ⡨ǞǹǸƸᕮᜟǛ⊝ǰȚȗǕǹǷǢȜ
（感電、火災などの原因）（発熱、火災の原因）

ǃ࿫͛⾷⯍ᕧ⾸క̗◻ᅽሤǄǺチ൝ǲǵ●チ࿫͛క̗ǾƸ⒅Ǖ（感電、火災の原因）●チ⯍ᕧక̗ǾƸቊᑿȓૅԑɿૅঋɮɓɋɐǹǸǽᜰ⯍チǦȒᄺࠔȡչǲǵǚȘ⒅Ǖチ（感電の原因）●チ࿫Ǘ͛ǠǾƸ⦔⦖Ǻ١ո‵ǗȘțȚཀǺ᯺ીǺ⒅Ǖチ（製品の落下、感電、火災などの原因）●チ͛ୡ‫ݨ‬Ǿഝ᰷࿀઻ǽ⤴‫ݨ‬ȡπ᧸ǨȚ
（製品の落下、
感電、火災などの原因）

C-274●チ⯍ᕧక̗Ǿ͆ΧǺే⯍ǦǮⰙ⯍ᕧȡȪʀɁǺყ⯍ǦǵǚȘ⒅Ǖ（故障の原因）ቊΧȡ࿫Ǘ͛ǠȚǷǜǺ
●チǻțǮཆǶႣΰǦǹǓチ（感電、故障の原因）

8. 集中制御

制御関連編● 安全上のご注意 ……………………………………… 表紙● 付属品 ……………………………………………………… 2● ネットワーク接続時のご注意 …………………………… 2● 据え付け時のご注意 ……………………………………… 2● 外形寸法図（各部の名前） ………………………………… 2● 制御盤を設計する ………………………………………… 2● 制御盤に据え付ける ……………………………………… 2● 配線の準備をする ………………………………………… 3● 配線する …………………………………………………… 3● 設定・試運転する ………………………………………… 5● 外部機器の入出力設定 …………………………………… 5● 仕様 ………………………………………………… 裏表紙

ệትȷɱɻəʀƷ
＜４＞

電源オンの
とき点灯。

LAN端子

収納扉

軽く押して、開閉する。

USB端子

（mm）

ǺǳǓǵƷ「保護アース」を表します。

ቊΧǽࡖ▉‫ۥ‬⒙ᰳ

チ■‫ף‬కࡖ

取扱説明書（DVD)、かんたんガイド、据付（電気）工事説明書＜各１＞※ケーブルは現地調達のため、付属していません。

● ȬɻɇʀɕɋɐǺယỮǨȚǷƸəɅȻɻǹǸǶ⣡⭷ࢄǚȘႣΰƸ᯺◜ǨȚǢǷǛǶǜȍǨƹ● ȬɻɇʀɕɋɐǺယỮǨȚई۰ǾƸঋ⤴ǚȘǽ˃ᓺȪȷɃɁǹǸǚȘЄ⚘ǨȚǮȐǺƸɃȵɭɲɎȫଓᵾȡǦǵǞǯǤǓƹ
⾷◌ẫǹယỮɿ▚઻ᅀᗕǺǳǓǵǾƸɕɋɐɷʀȷᶩᥴ‫‮‬Ǻǣᭀ☐ǞǯǤǓ⾸（mm）

255 (ネジ穴ピッチ）
242 (盤穴寸法）
据え付け用ネジ穴φ５ɕɋɐɷʀȷယỮᆣǽǣᗨ๟

取り付け用ネジ穴 φ 5
据え付け用ネジ穴φ５チ
⾷ყᡡම⾸᯺ЄǽǮȐǺ
■֝൧ᬬԑǽ⢡ᕧම

左右側面の上側と下側（または底面）に通気孔（スリットなど）を設けてください。
• 制御盤内の温度が40 ℃を超えないようにしてください。
• 据え付け時に上記の通気孔をふさがないように注意してください。

֝൧ᬬǺ࿫Ǘ͛ǠȚ࿫Ǘ͛Ǡᆣǽǣᗨ๟● ᓎǽȗǕǹईཀǺ࿫Ǘ͛ǠǹǓƹ

85

電源ランプ

218 (ネジ穴ピッチ）

ɒɋɐ ＜４＞（Ｍ４）20

֝൧ᬬȡ▚╹ǨȚ

＜＞：個数

ɷɋȿɫʀ
＜４＞

280

224 (盤穴寸法）͛ୡ‫ݨ‬١આ᳡͛ᬋତǼǧチ< ４＞（Ｍ４×10）ঋബ଍ᗕࡖ⾷۬⤴ǽ۵֭⾸

240

ページ

22

ȑǞǧ

2

• 直射日光や直接外気が当たる、窓際など• 不安定な場所• 過度な衝撃や振動のある場所（本機の取り付けネジが緩み、落下の原因）• 熱源の近くなど● ಁⰢǺଓǦǵࢦᬼǺ࿫Ǘ͛ǠȚƹ● π᧸ᚩಏƸᛘಏᶽࡕȡᛙǮǨईཀǺ࿫Ǘ͛ǠȚƹ● ⶲ‫ܦ‬ᗢǛ᫘᧯ǨȚᑿࠔ⾷ȬɻɘʀɇʀᑿࠔƸ⅋ૐ᫘⯍ᑿƸٛ᪭ᑿࠔƸᠪἠ⢡Јᑿࠔ⾸ǽǑȚǷǢȜǾ⤀ǠȚƹ
⾷チቊᑿǽ◳ؔΰȓჩ⭿ǽ‫ࡍڤ‬ǺǹǲǮșƸǬțȘǽ
ᑿࠔȇ೔્ȡ˄ǗǮșǨȚई۰ǛǑșȍǨ⾸● ɎɴɛƸ
ɱɀȲƸəɅȻɻǹǸǽᑿࠔǚȘ⿀⿼ͨˀ⮼Ǩƹチ⾷ᆉҚǽ̇țƸ⮰Ɱǽ‫⾸ࡍڤ‬● ᜰ⯍ǦȒᄺࠔǛࢄỏЄ⚘ଗ᧸ǽई۰ǾƸᜰ⯍ǦȒᄺࠔǷᬼ։Ǻ⥎ἠ᧸ǦȒᄺࠔǚཆә⫳⫱ࠔ⾷⫳⫱ࠔヌ⿑Ჷɚɭʀɂ⾸ȡ࿫Ǘ͛ǠȚƹ● ⥎ἠǾƸࢄ˛Ǻࣆ▚ǦǹǓƹ● ⥎ἠǛ⢡ǲǵǓȚ֝൧ᬬǽ᳡ȡəɎǹǸ⾷ᥰࢄ☈⣕⾸ǶȄǤǟƹ● ởἼᢼǽ‫ڣ‬Ȏ⾷ȿʀɁ⤴ȡ‫܅‬ȏ⾸Ǜヒチ⿼ㄎͨˀǽȹʀɞɳȡπǕƹ＜＞：個数

付属のネジ、ナット、ワッシャーでナット（付属）M４＜4＞

制御盤に据え付ける

ワッシャー（付属）＜4＞

制御盤に
埋め込む

1

サラネジを外し

化粧パネルを取り外す（上側へ外す）ネジ（付属）
M4×10 ＜4＞
サラネジ *1
M3×6 ＜2＞*1 十字穴付皿小ねじ

3

サラネジで

制御盤

化粧パネルを元通り据え付ける（上側から取り付ける）

チ
■લ༔ࡖ

制御盤
150 mm
以上

100 mm
以上

100 mm
以上

50 mm
以上

100 mm以上

2
C-275

8. 集中制御

制御関連編⥎ἠǽᛡѿȡǨȚ

チ■⢡ЈȪɈɟɇʀႣΰἠチ■⯍ᛠἠƪ ケーブルの種類

⾷⢡ЈȪɈɟɇʀȡယỮǨȚǷǜ⾸• 使用基準：600 Vビニール電線（現地調達）• 柔軟性のある2 ｍm2のケーブル
（推奨）

チ
チ
■ロモワȹʀɞɳ

⾷ɕɋɐɷʀȷǺယỮǨȚǷǜ⾸ƪ ケーブルの種類

ƪ 極性
（＋/－）
があります。
ƪ ケーブルの種類、総配線長などに• カテゴリー 5以上のストレートケーブル

ついては、通信アダプターに付属の「据付（電気）工事説明書」
を参照してください。

ƪ 電源端子ƪ 配線長：100 m以内

チ■ঋ⤴ᑿࠔယỮἠチ• 端子ネジ：M4

チ■ૅԑঋႣΰἠǙⲬǓ⾷ঋ⤴ᑿࠔȡယỮǨȚǷǜ⾸ƪ ケーブルの種類

ƪ ケーブルの種類• 柔軟性のある2芯の0.5 ～ 2 ｍm2のケーブルを必ず使用してください。
• 推奨品：VCT/VCTF/CPEVS/MVVSɖȬɂǽ഻ⱶȡ‫ۅ‬ǠȚǙǬțǽǑȚ
チईཀǶƸૅԑঋႣΰἠǷঋ⤴ᑿࠔယỮἠȡπǕǷǜǾƸȿʀɳɑἠ⾷ᢨѩȪʀɁ⾸ȡπǲǵǞǯǤǓƹ

• 柔軟性のある0.5 ～ 2 ｍm2のケーブル
• 推奨品：VCT/VCTF
ƪ 配線長：20 m以内

ƪ 総配線長：1000 m以内

⥎ἠǨȚ
ǙⲬǓ

● ⯍ᛠἠǷǬǽ͙ǽ⢡ЈἠǾƸ۴ʶἠᶩԑǺ⢡ǤǹǓǶǞǯǤǓƹȍǮƸ
ɖȬɂǽ഻ⱶȡ⟽᚛ǤǪȚǮȐǺƸǶǜȚǯǠ⮼Ǧǵ⥎ἠǦǵǞǯǤǓƹ

12

ᜰ⯍ǦȒᄺᑿȡչȚƪ 安全のため、必ず漏電しゃ断器を切ってから配線を行ってください。

3⯍ᛠɁȬɋɉȳɘʀȡঋǨ
電源スイッチカバー˦ࢪࡿ᭭ᴻ੿ȡ‫ۄ‬ș͛ǠȚ

ネジ *2
M3×6

5

ૅԑঋႣΰἠȡယỮǨȚ

6⢡ЈȪɈɟɇʀႣΰἠȡယỮǨȚ

ƪ 電源線への取り付け

被覆をはがし、内部の芯線をよじって取り付けてください。

電源
取入口

丸型
圧着端子

芯線部分

*

ƪ シールド線への取り付け

2 : 座金組込み十字穴付なべ小ねじ（SW＋平W）① 被覆部をはがす② 内部の芯線をよじって絶縁
テープを巻く
③ 丸型圧着端子を取り付ける

ネジ *2
M3×6

芯線部分

4

⯍ᛠἠȡယỮǨȚ

ƪ 電源線は電源端子台に、アース線

はアース端子台（板金ケース上）＊3に接続してください。
3：保護アースƪ 極性（＋/－）を間違えないでください。
ƪ 通信アダプターを接続するときは、

ƪ 端子ネジの締め付けトルク：

通信アダプターに付属の「据付（電気）工事説明書」を必ず参照して施工してください。

0.6 ～ 0.8 N・ｍ（規定値）• 締め付けすぎないでください。
（ネジ損傷の原因）

丸型圧着端子0.4 ～ 0.5 N・ｍ（規定値）• 締め付けすぎないでください。
（ネジ損傷の原因）
ƪ 極性はありません。
ƪ 接続可能台数→
「仕様」
（裏表紙）
を参照してください。
ƪ 接続可能な熱交換気ユニット
→
「仕様」
（裏表紙）
を参照して
ください。
ƪ シールド線の場合は、アース線を信号端子台の0番に接続してください。

ƪ 接続可能台数：7台まで

＊

絶縁テープ

ƪ 端子ネジの締め付けトルク：࣠ቊ⥎ἠࡖ● ⢡ЈȪɈɟɇʀƸヴノロリワレȪɈɟɇʀƸᡡ̰၁ᕧɮɓɋɐƸȲɻ⾾Ȳɝ֝൧᧸ɵʀȳɳȪɈɟɇʀƸンモヤɵʀȳɳȪɈɟɇʀȡယỮǨȚई۰ǾƸ۬⓯‫ݨ‬Ǻ͛ୡǽǃ࿫͛⾷⯍ᕧ⾸క̗◻ᅽሤǄȡǑȞǪǵǣ╒ǞǯǤǓƹ
1系統

電源（ＡＣ100~240 Ｖ）
漏電しゃ断器（全極開閉機能付）（オフィス・店舗用
エアコン）

室外
ユニット

室外
ユニット

本機
＋
ー

2系統

（ビル用マルチエアコン、ガスヒートポンプエアコン）

U1
U2

U1 U2

室内外操作線(現地調達)
・極性なし

U1 U2

31系統＊

（熱交換気ユニットなど）

Ｓ-ＬＩＮＫアダプター

U1 U2

室外ユニットU1 U2＋
ー通信アダプター
操作線(現地調達)
・極性あり

室内ユニット2-1

室内ユニット2-2

通信アダプター
U1 U2

U1 U2

U1 U2

室内
ユニット

室内ユニット1-1

室内ユニット1-2＊: 熱交換気ユニット、オン／オフ制御用ローカルアダプター、
RACローカルアダプター は31系統になります。

ǙⲬǓ● ᳧☈ᑿȡ⮥˛֝൧ᑿࠔヒ۞
⾷ɲɪȻɻɴɁ⾸Ƕ֝൧ǨȚई۰ƸǬǽ֝൧ᑿࠔǛჩ⭿ǨȚǷƸএᄋǽ᳧☈ᑿǛႣΰǶǜǹǓᣞຎǷǹșȍǨǽǶƸ⓹ᄋǽ֝൧ᑿࠔȡ▚ΈǨȚȗǕǺǦǵǞǯǤǓƹ

3
C-276

8. 集中制御

制御関連編⥎ἠǨȚ⾷ǳǴǜ⾸チ

7ঋ⤴ᑿࠔȡယỮǨȚ8⯍ᛠἠǷǬǽ͙ǽ⢡ЈἠǾƸ

電源
取入口
を通す

ƪ 外部機器を接続するときは、「外部機器を接続するとき」を参照してください。

電源スイッチ

ON

L
N

4 電源線

（AC100 ～240 V）
8 結束クランパー
（付属）
板金ケース

OFF

信号端子台
(TB2)

アースネジとして使用(FG＊4)＊

電源端子台(TB1)

4：機能アースệትȷɱɻəʀ⾷͛ୡ⾸ 室内外5ǶǦǲǚșࡘ઻ǨȚ
操作線

アース端子台(保護アース）

 端子接続部に張力が加わらないようにしてください。

9ロモワȹʀɞɳȡယỮǨȚ10⯍ᛠἠǽယỮǛᓺǦǓǢǷȡ᯺◜Ǧǵ

アース線は電源線（L、N）よりも長くする。

6 通信

ON
OFF

アダプター
操作線

LAN
クランパー ケーブル
（付属）
LAN端子

接続端子
（「外部機器を接続するとき」を参照）ᜰ⯍ǦȒᄺᑿȡӱțȚ

接続して電源を入れると、本機または接続機器が故障することがあります。

しっかり
固定

信号端子台(TB2)接続図

ƪ 誤って電源線を信号端子台に室内外操作線(リンク１、２）のアースを接続＊5

FG＊6 0

室内外操作線を接続(リンク1)

U1
U2

室内外操作線を接続(リンク2)

U1
U2

14 FG＊6

1

15

2

16

3

ঋ⤴ᑿࠔȡယỮǨȚǷǜ

• 信号形式：無電圧a接点• 各信号入力の配線長：20 ｍ以内 (超えるときは、
通信アダプターを接続するか、リレーを使う）• 入力端子検出のため、接点にDC5 V（約10 ｍA)の電圧がかかります。

18

5

19

信号端子台(TB2)ǙⲬǓ● ঋ⤴ᑿࠔȡယỮǦǮǯǠǶǾؔΰǦȍǪȢƹ

ǃঋ⤴ᑿࠔǽӱլ‫઻▚מ‬Ǆドヱハブナȡ‫ڹ‬ᡄǦǵǞǯǤǓƹ● ⓹ᄋǽȬɻɎɲɀȯɻɐȻɻɐɵʀɱʀǽӱ‫מ‬ᴻ੿⾷ঋ⤴ӱ‫מ‬ƸəɳɁɩʀɇʀӱ‫⾸מ‬ǺЈ‫ۥ‬ἠȡယỮǨȚई۰Ƹᬼယᚡș⥎ἠȡ⒅ȞǹǓǶǞǯǤǓƹ
⾷◳ؔΰǽ‫⾸ࡍڤ‬Ǣǽई۰ƸۡࡖǽȗǕǺɲɴʀᚡș⥎ἠǷǦǵǞǯǤǓƹ

通信アダプター操作線を接続

5：室内外操作線がシールド線の場合
6：機能アース＊＊• 入力端子には、外部から電圧を印加しないでください。
• 出力端子の接点許容電圧、および電流は、最大DC30 V、0.5 Aです。
デマンドコントローラーを接続するとき（負荷制御出力を本機の外部入力に接続）
設備側

14
15
16
17 外部出力18 (無電圧a接点
19 スタティック)
20
21 外部入力(無電圧a接点
22 スタティック)
23

コモン（COM２)

17

デジタル出力１（DO1）18

デジタル出力２（DO2）19

デジタル入力01
設備側
7
コモン（COM1)
2パルスメーター入力（Pi1） 834
パルスメーター入力（Pi2） 9510
パルスメーター入力（Pi3）
6• 最小パルス幅：
7パルスメーター
外部一括入力30 msec以上または
8
入力
100 msec以上(無電圧a接点
9（設定により選択可能） (無電圧a接点
パルス)
パルス)
10
• 最小パルス間隔：1 sec

+
-

17

4

外部出力 (スタティック)
パルスメーター入力 (パルス)

9

8 結束

7 外部機器ǙⲬǓ● ȬɻɎɲɀȯɻɐȻɻɐɵʀ

ɱʀǽᨋⰢǶɏɦɻɑ▚઻Ǜർ┶ǶǨƹ• 最小適用負荷： DC5 V 1mA

外部入力 (スタティック）

外部入力＊7 (スタティック)
コモン（COM３)20

デマンドコントローラーを接続すると、デマンド制御を行うことができます。

設備側

デジタル入力１（Di1） 21

コモン（COM３)20

デジタル入力１（Di1） 21
デジタル入力２（Di2） 22

デジタル入力２（Di2） 22

デジタル入力３（Di3） 23

デジタル入力３（Di3） 23
7：右記「デマンドコントローラーを接続するとき」を参照

A接点
B接点
C接点

＊

デマンドコントローラー側（例：デジタル入力1の場合）
インテリジェントコントローラー１
コモン（COM3) 20

負荷制御出力（デマンド出力）インテリジェントコントローラー１
設備側

コモン（COM3) 20

デジタル入力 1（Di1） 21

デジタル入力 1（Di1） 21

インテリジェントコントローラー2

インテリジェントコントローラー2

コモン（COM3) 20
デジタル入力 1（Di1） 21

インテリジェントコントローラー 3

コモン（COM3) 20

直接渡り配線

デジタル入力 1（Di1） 21

インテリジェントコントローラー 3

コモン（COM3) 20

コモン（COM3) 20

デジタル入力 1（Di1） 21

デジタル入力 1（Di1） 21

4
C-277

設備側

リレー渡り配線

8. 集中制御

制御関連編

チ▚઻ɿ▿⣌⟵ǨȚŋ ૅԑɮɓɋɐɿૅঋɮɓɋɐǨȈǵǽ⯍ᛠȡӱțȚŌ チ⢡ЈȪɈɟɇʀȡယỮǦǮǷǜǽȎ
⢡ЈȪɈɟɇʀǽ⯍ᛠȡӱțƸർ┶ǹ▚઻ȡ⒅Ǖ

Ő チͨˁǽ▚઻ɿ᯺◜ǾƸǃɎȷɓȳɳȴȬɑǄƸǃヱモヤ▿⣌⟵ȽʀɛɁ✇ᄦǄƸǃ▚ѿ▚╹ȴȬɑǄǽǓǩțǚȡ‫ڹ‬ᡄǦǵǞ（通信アダプターに付属の「据付（電気）工事説明書」を参照してください）ǯǤǓ
• 空調機との通信設定をしてください。
ō ቊᑿǽ⯍ᛠɁȬɋɉȡӱțȚ• 接続構成の確認・確定をしてください。
Ŏ ⯍ᛠɁȬɋɉȳɘʀȡә⢡ș‫ۄ‬ș͛ǠȚő チယỮǦǮঋ⤴ᑿࠔǽ▚઻ȡˁ▉ǽǃঋ⤴ᑿࠔ• 配線をはさまないようにする。
ǽӱլ‫઻▚מ‬ǄǽཆⱽǶ▚઻ǦǵǞǯǤǓŏ チͨˁǽ▚઻ɿ᯺◜ǾƸǃǚȢǮȢȴȬɑǄȡ‫ڹ‬ᡄǦǵǞǯǤǓ
• 時刻設定• 接続台数の表示が正しいことの確認をしてください。
• 集中制御アドレスは、必ず設定をしてください。
• その他の必要な設定（ユニット名、エリア設定、按分設定など）をしてください。
• 本機で室内ユニットなどを正しく操作でき、正しく状態が表示されることの確認をしてください。

ঋ⤴ᑿࠔǽӱլ‫઻▚מ‬
入力ポイントおよび出力ポイントの条件を設定することで、空調機（室内ユニット、室外ユニット）の連動的な制御を行います。
たとえば、火災警報が発令される（入力ポイント）と、室内ユニットの運転を一斉に停止する（出力ポイント）ような設定をすることができます。
DO1を一括警報出力に設定する手順は、次の通りです。

1ǃ▚઻Ǆǽ⿪ȿɁɎɨ▚઻⿬ȡɇɋɉǨȚ●ǃȿɁɎɨ▚઻ǄᨋⰢǛ⒙ᰳǤțȍǨƹ

3ヒȬɡɻɐ۵ȡ⣹ȅ●チǶȬɡɻɐȡ᫙⩜ǨȚȬɡɻɐ۵ȡ⣹ȂチȍǨƹ● Ȭɡɻɐ۵ǾংሠǶǜȍǨƹ
⾷チēǃȬɡɻɐ۵ȡংሠǨȚǄǺǳǓǵǾƸ
ǃ‫ۄ‬ཟ◻ᅽሤǄǽǃȿɁɎɨ▚઻ȡ⒅ǕǄǽ˛ǽǃ᳧☈ᑿȡ⢪ؔ᫢Ǻ֝൧ǨȚǄȡǣ╒ǞǯǤǓƹ⾸ピ

2⿪Ȭɡɻɐ֝൧⿬ȡɇɋɉǨȚ●ǃȬɡɻɐ֝൧ǄᨋⰢǛ⒙ᰳǤțȍǨƹ

4ӱ‫מ‬ɥȬɻɐኩȡ⣹Ȃ
⾷フノヒ⾸Ƹー▚઻⿬ȡɇɋɉ
⾷フノビ⾸ǨȚ

●ǃӱ‫מ‬ɥȬɻɐ▚઻ǄɈȬȪɵȸǛ

⒙ᰳǤțȍǨƹ

ビ

フノヒ
フノビ
5
C-278

8. 集中制御

制御関連編

ঋ⤴ᑿࠔǽӱլ‫⾷઻▚מ‬ǳǴǜ⾸チ

58ʶ╒ǚȘӱ‫מ‬ଓ⛅ȡ⣹ȅ●ǃ᳧☈ᑿ⚋अʶྯǄȡ⣹ȂȍǨƹ

ʶ╒ǚȘլ‫מ‬ଓ⛅ȡ⣹ȅ●ǃヶㄏㄊㄕチュヰヒǄȡ⣹ȂȍǨƹベブ

69ӱ‫מ‬ቷͲȡ▚઻ǦƸ
⾷プノヒ⾸Ƹ⿪᫙⩜⿬ȡɇɋɉ⾷プノビ⾸ǨȚ● ⚋अʶྯǄⱼᬶǶー᫘᧯ヾȡ⣹ȂȍǨƹլ‫מ‬ቷͲȡ▚઻Ǧ⾷ペノヒ⾸Ƹ⿪᫙⩜⿬ȡɇɋɉ⾷ペノビ⾸ǨȚ●ǃɏɀɇɳլ‫מ‬ǄⱼᬶǶǃヰワǄȡ⣹ȂȍǨƹ● ー᫙⩜ヾȡɇɋɉǨȚǷƸǃլ‫מ‬ɥȬɻɐ▚઻Ǆ● ー᫙⩜ヾȡɇɋɉǨȚǷƸǃӱ‫מ‬ɥȬɻɐ▚઻ǄɈȬȪɵȸǛ⫱ǧȘțȍǨƹ● ▚઻ȡ‫ۄ‬șᘲǨई۰ǾƸ⿪ȵɫɻɃɳ⿬ȡɇɋɉɈȬȪɵȸǛ⫱ǧȘțȍǨƹ● ▚઻ȡ‫ۄ‬șᘲǨई۰ǾƸ⿪ȵɫɻɃɳ⿬ȡɇɋɉǦȍǨƹ

ǦȍǨƹ

ペノヒ

プノヒ

プノビヒ

ペノビ
ǙⲬǓ

ǙⲬǓ

● լ‫מ‬ɥȬɻɐȡ‫ۄ‬șᘲǨǷǜǾƸǃ۵ᲠǄǽ● ӱ‫מ‬ɥȬɻɐȡ‫ۄ‬șᘲǨǷǜǾƸ
ǃ۵ᲠǄǽ

10

᳧᫛ᓂȡ⣹ཾǦǵー᫙⩜ヾȡɇɋɉǦȍǨƹ7լ‫מ‬ɥȬɻɐኩȡ⣹Ȃ⾷ヘノヒ⾸Ƹ⿪▚઻⿬ȡɇɋɉ⾷ヘノビ⾸ǨȚ᳧᫛ᓂȡ⣹ཾǦǵー᫙⩜ヾȡɇɋɉǦȍǨƹǃሱ‫׼‬Ǆ
Ǻɉȯɋȷȡӱț⾷ヒパノヒ⾸Ƹ⿪᫙⩜⿬ȡɇɋɉ⾷ヒパノビ⾸ǨȚ●ǃլ‫מ‬ɥȬɻɐ▚઻ǄɈȬȪɵȸǛ⒙ᰳǤțȍǨƹ● ɉȯɋȷȡӱțȚǷƸ▚઻ǦǮȬɡɻɐ֝൧

ǛチؔΰǨȚȗǕǺǹșȍǨƹ● ▚઻ȡ‫ۄ‬șᘲǨई۰ǾƸ⿪ȵɫɻɃɳ⿬ȡɇɋɉ

ǦȍǨƹ

ヒパノヒ

ヘノヒ
ヘノビ

ヒパノビ
ǙⲬǓ
● ǨȈǵǽ᳧☈ᑿǽ⚋अǛ╫⭒ǤțǮǷǜǺƸ
ʶྯ⚋अլ‫מ‬ǽȬɡɻɐȑヰョョǺ▚઻ǦǵǤǓƹ▚઻ႣΰǾƸヱハプǽཆⱽプƸˀ▉ǽཆⱽペȡˁ▉ǽȗǕǺ▚઻ǦǵǞǯǤǓƹ
ཆⱽプチホチǃ⚋अʶྯǄⱼᬶǶǃ൩ᅢǄȡ⣹ȂȍǨƹཆⱽペチホチǃɏɀɇɳլ‫מ‬ǄⱼᬶǶǃヰョョǄȡ⣹ȂȍǨƹ

6
C-279

8. 集中制御

制御関連編

ュリヒȡʶྯџᓹӱ‫מ‬Ǻ▚઻ǨȚǷǜǾƸͨˁǽཆⱽǶ▚઻ǦǵǞǯǤǓƹ

12

ヱハブǽཆⱽ⿀」⿃ȡ⒅Ǖ

5ʶ╒ǚȘӱ‫מ‬ଓ⛅ȡ⣹ȅլ‫מ‬ɥȬɻɐኩȡ⣹Ȃ
⾷ブノヒ⾸Ƹ
⿪▚઻⿬ȡɇɋɉ
⾷ブノビ⾸ǨȚ
●ǃլ‫מ‬ɥȬɻɐ▚઻ǄɈȬȪɵȸǛ

⒙ᰳǤțȍǨƹ

●ǃヶㄏㄊㄕチュリヒǄȡ⣹ȂȍǨƹ

ビ

ブノヒ
ブノビ

3

ӱ‫מ‬ቷͲȡ▚઻ǨȚ●ǃɏɀɇɳӱ‫מ‬ǄⱼᬶǶーヰワヾȡ⣹ȂȍǨƹ

6

ピ

4

ʶ╒ǚȘլ‫מ‬ଓ⛅ȡ⣹ȅ●ǃૅԑᑿʶᄛǄȡ⣹ȂȍǨƹプ⿪᫙⩜⿬ȡɇɋɉǨȚ●ǃӱ‫מ‬ɥȬɻɐ▚઻ǄɈȬȪɵȸǛ

7լ‫מ‬ቷͲȡ▚઻ǨȚ●ǃૅԑᑿʶᄛǄⱼᬶǶーџᓹヾȡ⣹ȂȍǨƹ⫱ǧȘțȍǨƹ● ▚઻ȡ‫ۄ‬șᘲǨई۰ǾƸ⿪ȵɫɻɃɳ⿬ȡヘɇɋɉǦȍǨƹフǙⲬǓ● ӱ‫מ‬ɥȬɻɐȡ‫ۄ‬șᘲǨǷǜǾƸ
ǃ۵ᲠǄǽ᳧᫛ᓂȡ⣹ཾǦǵー᫙⩜ヾȡɇɋɉǦȍǨƹ

7
C-280

8. 集中制御

制御関連編

ঋ⤴ᑿࠔǽӱլ‫⾷઻▚מ‬ǳǴǜ⾸
チ

8

⿪᫙⩜⿬
ȡɇɋɉǨȚ

●ǃլ‫מ‬ɥȬɻɐ▚઻ǄɈȬȪɵȸǛ⫱ǧȘțȍǨƹ● ▚઻ȡ‫ۄ‬șᘲǨई۰ǾƸ⿪ȵɫɻɃɳ⿬ȡɇɋɉǦȍǨƹ

10

⿪᫙⩜⿬
ȡɇɋɉǨȚ● ▚઻ȡ‫ۄ‬șᘲǨई۰ǾƸ⿪ȵɫɻɃɳ⿬ȡɇɋɉǦȍǨƹヒパベǙⲬǓ● լ‫מ‬ɥȬɻɐȡ‫ۄ‬șᘲǨǷǜǾƸǃ۵ᲠǄǽ᳧᫛ᓂȡ⣹ཾǦǵー᫙⩜ヾȡɇɋɉǦȍǨƹ9ǃሱ‫׼‬Ǆ
ǺɉȯɋȷȡӱțȚ● ɉȯɋȷȡӱțȚǷƸ▚઻ǦǮȬɡɻɐ֝൧ǛؔΰǨȚȗǕǺǹșȍǨƹ

ペ

͘ᐯ
‫ݨ‬
ঋ

ബ

଍

✤
π

᧸

ᚩ

઻

጗

⯍

ᘲ

ಏɿ
⛻

ᆣ

2.7 kgᶽࡕ

0 ℃～ 40 ℃・20%～ 80%（屋内設置専用）ᗢᄋ

単相 AC100 ～ 240 V・50/60 Hz‫מ‬

最大20 Wఞ±30秒／月（常温25 ℃） ※定期的に合わせてください。

ሰЄ(高さ) 240 mm ×
（幅）
280 ｍｍ（奥行き）20 + 65 mm

⦖
ಏ
⯍
╹

CZ-10EST4A

ᗕ

‫ܦ‬

ᛘ

ࡿɿ

ᨯ

྾

ᆣ

⫻

ヒɲɻȷǑǮșǽ

ယ

Ữ

‫۝‬

⃆

۞

ᄋ

⾹ヒ

100日
（常温25 ℃・満充電時） ※満充電に約8時間かかります。
下記の合計台数が100台まで• 室内ユニット：64台まで＊2 • 室外ユニット：30台まで • 集中制御機器：10台まで＊

１：最大接続可能台数は次の通りです。
（最大2リンク接続可能）• 本機のみ : 室内ユニット128台、室外ユニット60台• 通信アダプター接続時：室内ユニット256台、室外ユニット120台＊
２：熱交換気ユニット、オン／オフ制御用ローカルアダプター、RACローカルアダプターの台数を含む。
※接続可能な熱交換気ユニットは、天井埋込形・天吊カセット形のマイコンタイプです。
Printed in Japan
W1020-20723
ACXF60-41482

C-281

8.■集中制御
仕 様

制御関連編

品
番
通信アダプター / CZ-10APB3A

■仕 様

外

形

寸

品
質

CZ-10APB3A

法 （高さ）256 mm×（幅）290 mm×（奥行き）79 mm
番量CZ-10APB3A
1.0
kg

外
形 寸 法 （高さ）
256
mm×
（幅）
290
mm×
（奥行き）79 mm
使用温度・湿度範囲－ 10 ～
50℃・20%～80%（結露なきこと）■ 外形寸法図質
定 格 電 圧・ 周 波 量数

1.0 kgAC100 ～ 240 V・50/60 Hz
単相

使用温度・湿度範囲
消
費 電 力

－
105.6
～W
50℃・20% ～ 80%（結露なきこと）
最大

定 格 電 圧・ 周 波 数

単相 AC100 ～ 240 V・50/60 Hz

消最大 5.6 W

費電力■ 外形寸法図

38

290
270

290
270

256

180 382- 5（ダルマ穴）

5

2-

5

38
79

2-

38 180256

2- 5（ダルマ穴）

22.2
79

(mm)

22.2
(mm)

基板詳細図

端子板詳細図7セグメントLED

CN2

基板詳細図

端子板詳細図CN1

ホームキー

ADAPTER BOARD

ADAPTER BOARD

S6

1

ホームキー

S7

S8

HOME D2UP

DOWN SET

アップ／ダウン
7セグメントLED／セットキー

S9FG

AC100～240V

B

A

CN32
通信アダプター
操作線用
終端抵抗
プラグ
電源スイッチ

FG

AC100～240V

B

A
CN32

CN1

電源端子板

電源スイッチ

OFF

19
9

CN2
10

信号線端子板（詳細は右図参照）
19

0

CN2
11 12 13 14 15 16 17 18 19＋ －DI 1 DI 2 DI 3
DO 1 DO 2
ADAPT (RS485 )DO-COMMON DI-COMMON
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

U1

U2 (LINK1 U1U2 (LINK2

P1

P2

P3

LINK1 －U2 ) LINK2 －U2 ) P-COMMON
11 12 13 14 15 16 17 18 19
P1 ＋ :－パルスメータ入力
DI 1 燃料流量計）
DI 2 DI 3 （＊）
DO 1 DO（ガス流量計、
2)DO-COMMON DI-COMMON
ADAPT (RS485
P2～P3: パルスメータ入力（電力計）（＊）
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

0

S1

3

ON
POWER

CN2

10

CN1

L

100－240V～
アップ／ダウン／セットキー

S1
3

N

CN1

通信アダプター
S6 D1
S7 S8 S9
操作線用
D2
UP DOWN SET
HOME
終端抵抗
プラグ

電源端子板
1

D1

9

信号線端子板（詳細は右図参照）

N L
ON
ADAPT +/－ :通信アダプター操作線（RSー485）
OFF
LINK1/2 100－240V～:室内外操作線（HBS）
DI1: 一括停止入力: 一括警報出力（＊） U1 U2 (LINK2POWER（＊） DO1
U1 U2 (LINK1P1 P2 P3
DI2
: 一括運転入力（＊） DO2: 一括運転出力（＊）
LINK1 －U2 ) LINK2 －U2 ) P-COMMON
DI3
: 未使用
ADAPT +/－ :通信アダプター操作線（RSー485）
P1: パルスメータ入力（ガス流量計、燃料流量計）（＊）（＊）インテリジェントコントローラー(CZ-10EST4/CZ-10EST4A)に接続するときの入出力機能
LINK1/2:室内外操作線（HBS）
P2～P3 : パルスメータ入力（電力計）（＊）
その他の機器は各集中制御機器の説明書を参照してください。
DI1: 一括停止入力（＊） DO1: 一括警報出力（＊）
DI2: 一括運転入力（＊） DO2: 一括運転出力（＊）
DI3
: 未使用
（＊）インテリジェントコントローラー(CZ-10EST4/CZ-10EST4A)に接続するときの入出力機能
その他の機器は各集中制御機器の説明書を参照してください。

品番

CZ-10APB3A

通信アダプター

C-282品番

CZ-10APB3A

通信アダプター

8. 集中制御

制御関連編

࿫͛⾷⯍ᕧ⾸క̗◻ᅽሤ
通信アダプター
品番

CZ-10APB3A●「据付（電気）工事説明書」をよくお読みのうえ、正しく安全に施工して ●「据付（電気）工事説明書」に記載されていない方法や、指定の部品を使用しない方法で据え付けされたことにより事故や損害ください。特に「安全上のご注意」は、施工前に必ずお読みください。
が生じたときには、当社では責任を負えません。また、その据え● 据付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認してください。
付けが原因で故障が生じた場合は、製品保証の対象外となります。
また、「据付（電気）工事説明書」は、お客様で保管いただくように依頼してください。
● 接続する機器に付属の「据付（電気）工事説明書」もあわせてご覧● 移設、修理の場合は「据付（電気）工事説明書」を工事担当の方へください。
お渡しください。

યӴˀǽǣᗨ๟チチർǩǙમșǞǯǤǓ
人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

チ⚋‫「 ܝ‬死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

チしてはいけない内容（禁止事項）です。

財産の損害が発生する
チᗨ๟ 「軽傷を負うことや、
おそれがある内容」です。

チ

チ 実行しなければならない内容（強制事項）です。

⚋‫ܝ‬࿫͛⾷⯍ᕧ⾸క̗ȡǨȚ֭ǺቊΧȡ࿫Ǘ͛ǠȚǷǜǺ

●チ࿫͛⾷⯍ᕧ⾸క̗ǾƸǙ⛷Ǔˀǡǽ⛩ॹಅȓଗ⫨Ꮱ‫‮‬ǺϞⲠǨȚチ（感電、火災の原因）●チ⯍ᕧక̗ǾƸ⯍ᕧక̗ॲǛˁ▉Ǻ൝ǲǵ⒅Ǖ
ɿチ⯍ᕧ▚ѿǺ⬄ǨȚཪ⒈࣠ᛡチɿチԑἠ╄Ღ
ɿチ࿫͛⾷⯍ᕧ⾸క̗◻ᅽሤチ●チ⥎ἠǾƸཀ઻ǽȹ⾼ɞɳȡπ᧸Ǧǵ᯺ીǺယỮǦƸᴻ੿ယỮ⤴Ǻȹ⾼ɞɳǽঋ‫מ‬ǛΌȞȘǹǓȗǕǺ
᯺ીǺࡘ઻ǨȚチ（故障や発熱、火災の原因）●チ⥎ἠȡǾǤȍǹǓȗǕǺƸȳɘʀǾә⢡ș᯺ીǺ‫ۄ‬ș͛ǠȚチ（感電、火災の原因）●チ⯍ࡿ᯺◜ǹǸɎɁɇʀȡπ᧸ǨȚ⭾Ǿ١ոᗨ๟ǨȚ（感電、火災の原因）（感電、故障の原因）●チᜰ⯍ǦȒᄺࠔ⾷ӴᏩ⫳⫱ᑿ⃆͛⾸ȡ‫ۄ‬ș͛ǠȚᗨ๟（故障や漏電時に感電、火災の原因）●チ⯍ᛠǾƸർǩଗ᧸ࡋ➇ȡπ᧸ǨȚ（感電、火災の原因）●チџ⯍⅋ؔ൩ైᑿ⃆ȡπ᧸˛Ǻ⯍ᛠȡӱțȚ⭾ǾƸ١ոᗨ๟ǨȚチ（感電、挟み込み、巻き込みの原因）●チȪʀɁక̗⾷ュᲷယࢄక̗⾸ȡ⒅Ǖ
⯍◊• ɡɱɻɈǽཆǨșȓȴɁᶩƸᕮ⣔ᶩƸ⤀⯉⦠ƸチǹǸǽȪʀɁǺယỮǦǹǓ（感電の原因）ቊΧȡ࿫Ǘ͛ǠȚǷǜǺ
●チո╫ȓტ⢧Ǿ⒅ȞǹǓチ（感電、火災の原因）●チᕮᗴǓǦǹǓチ（感電、故障の原因）●チ⥎ἠǾ⢛˛ယỮǦǹǓチ（接触不良や絶縁不良、許容電流オーバーなどにより、感電や火災の原因）●チ⯍ᛠ⥎ἠȡɘɻɑǹǸǶትǼǵ‫ہ‬ẐǦǹǓ࿫͛⾷⯍ᕧ⾸క̗ȡǨȚ֭Ǻ●チᓎǽȗǕǹईཀǶπȞǹǓɿチệ⯶ǨȚǷǢȜ
ɿチ‫۝‬ᡨමȴɁǹǸǛᜰțȚǙǬțǽǑȚǷǢȜ
ɿチᕮȓᖿ⾷ᑿ፦ᖿ‫܅‬ȏ⾸ǽⳎᖵǽএǓǷǢȜ
ɿチチ⥫මȓȪɳȳɲමǽ᛹ᙉɿᣀᔝǹɁɟɴʀǹǸȡⲟὪǺπǕǷǢȜɿチ⃡ⳒමȴɁǹǸǽᜰțȚǙǬțǽǑȚǷǢȜɿチሱᑿ᛹ָǽⳎᖵǨȚǷǢȜɿチ⯍ᰁᗢǛլȚᑿ፦ǽǑȚǷǢȜɿチ⯍ࡿংؔǽএǓǷǢȜɿチɑɴɻ⥎ᶩ⡨ǞǹǸƸᕮᜟǛ⊝ǰȚȗǕǹǷǢȜ
（感電、火災などの原因）（発熱、火災の原因）

ǃ࿫͛⾷⯍ᕧ⾸క̗◻ᅽሤǄǺチ൝ǲǵ⒅Ǖ
●チ࿫͛క̗ǾƸ●チ⯍ᕧక̗Ǿ͆ΧǺే⯍ǦǮⰙ⯍ᕧȡȪʀɁǺყ⯍ǦǵǚȘ⒅Ǖ（故障の原因）●チ⯍ᕧక̗ǾƸቊᑿȓૅԑɿૅঋɮɓɋɐǹǸǽᜰ⯍チǦȒᄺࠔȡչǲǵǚȘ⒅Ǖチ（感電の原因）●チ࿫Ǘ͛ǠǾƸ⦔⦖Ǻ١ո‵ǗȘțȚཀǺ᯺ીǺ⒅Ǖ

ቊΧȡ࿫Ǘ͛ǠȚǷǜǺ

（感電、火災の原因）（製品の落下、
感電、火災などの原因）●チ͛ୡ‫ݨ‬Ǿഝ᰷࿀઻ǽ⤴‫ݨ‬ȡπ᧸ǨȚ
（製品の落下、
感電、火災などの原因）

C-283●チǻțǮཆǶႣΰǦǹǓチ（感電、故障の原因）

8. 集中制御

制御関連編

取り付けかた取り付け位置を決め、「外形寸法」(P.8) を参考に取り付けます。

ǙⲬǓ● 通信アダプターはノイズ発生源から十分離して据え付けてください。
● 通信用配線や入出力配線は、電源線などと一緒により合わせたり、同一金属管内に収納したりしますと、誤動作の原因となりますので避けてください。
● 水などがかかる場所や極端に湿気の多いところは避けてください。
● 過度の振動や衝撃を受ける場所は避けてください。

ネジ（現地調達）

通信用配線
入出力配線

電源配線

配線のしかた通信アダプターの取り付け、取りはずしは安全のため、本機や室内・室外
ユニットなどの漏電しゃ断器 ( 全極開閉機能付 ) を切ってから行ってください。
本体前面のネジ 4 本をはずし上ケースをはずします。
本体前面のネジ( 座金組込み十字穴付なべ
小ねじ（SW ＋平 W）
M3×6)

端子板配置図およびスイッチ配置図
基板詳細図

端子板詳細図7セグメントLED

CN2
CN1

ホームキー

ADAPTER BOARD

S6

1

D1

S7

S8

HOME D2UP

DOWN SET

アップ／ダウン／セットキー

S9N

L

100㸫240V㹼

ON
OFF
POWER

通信アダプター
操作線用
終端抵抗
プラグ

FG

AC100～240V

B

A
CN32

CN1

電源端子板

電源スイッチ1019
0

11 12 13 14 15 16 17 18 19
㸩 㸫
DI 1 DI 2 DI 3
DO 1 DO 2
ADAPT (RS485 )DO-COMMON DI-COMMON
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
U1

U2 (LINK1 U1 U2 (LINK2㸫U2 ) LINK2
㸫U2 )

LINK1

P1

P2

P-COMMONP3

ADAPT +/－ :通信アダプター操作線（RSー485）
P1: パルスメータ入力（ガス流量計、燃料流量計）（＊）
LINK1/2:室内外操作線（HBS）
P2～P3 : パルスメータ入力（電力計）（＊）
DI1: 一括停止入力（＊） DO1: 一括警報出力（＊）
DI2: 一括運転入力（＊） DO2: 一括運転出力（＊）
DI3
: 未使用

CN2

S1
3

10

9

信号線端子板（詳細は右図参照）（＊）インテリジェントコントローラー(CZ-10EST4/CZ-10EST4A)に接続するときの入出力機能
その他の機器は各集中制御機器の説明書を参照してください。

（1）電源線の接続

本機は AC100 ～ 240V の範囲の電源を使用できます。
基板上の電源端子板 CN1 の 2、3 番（N、L）に接続してください。（ AC のニュートラル側を N に接続）
電源端子板へは、丸形端子を用いて接続してください。
アース線を確実に接続してください。

（2）通信線の接続● 室内外操作線は、柔軟性のある2芯の0.5～2.0 ｍm2のケーブルを必ず使用してください。
（MVVSまたはCPEVS）● 通信アダプター操作線は、2芯の0.5 ～2.0mm2のシールド線を必ず使用してください。
● シールドは必ず片側のみを確実にアースしてください。
● 室内外操作線と通信アダプター操作線の総延長はそれぞれ1km 以内としてください。
● 電源線と通信線は、同一線管内に通さないでください。また、ノイズの影響を軽減させるために、できるだけ離して配線してください。
● LINK1配線とLINK2配線を同一電線管に通したり、同一ケーブルで配線しないでください。また、配線同士はできるだけ離して配線してください。
● 通信線と電源線は目視で違いが識別できるケーブルを使用してください。

2
C-284

8. 集中制御

基本配線図

制御関連編

配線の手順

（インテリジェントコントローラーの場合の例）● 室内外操作線
通信アダプターの信号線端子板 CN2の 0、1 番（LINK1）と、室外または室内ユニットの室内外操作線接続端子に接続します。極性はありません。
室内外操作線を2系統接続する場合
は、CN2 の3、4 番（LINK2）を使用して同様に接続します。

インテリジェントコントローラーなど

通信アダプター操作線、室内外操作線は右図のように配線してください。

室内外操作線通信アダプター
操作線

通信アダプター
室内外操作線● 通信アダプター操作線
通信アダプターの信号線端子板 CN2の 11、12 番（ADAPT ＋、－）と、他の通信アダプターの同じ端子に接続します。極性がありますので、「＋」「－」
を間違えないように接続してください。
その際、必ず渡り接続としてください。
（分岐配線は禁止です）

通信アダプター

G

W

G:ガス流量計
W:電力量計通信アダプター操作線の注意事項（他での記述内容と重複する項目があります）（1）配線の総延長は 1km 以内としてください。
（2）通信線には極性があります。「＋」「－」を間違えないよ
うに接続してください。

（5）わたり配線の末端の通信アダプターの基板上において、終端抵抗プラグCN32 を「B」
側（終端抵抗有り）に差し替えてください。

（3）必ずシールド線をお使いください。シールドは片側のみを確実にアースしてください。

10

11

12

10

11

12

10

11

S1

FG AC100～240V

12

B

CN32

A

CN1

（4）必ずわたり配線としてください。分岐配線は禁止です。
※インテリジェントコントローラーは必ずわたり配線の端に接続してください。
インテリジェント
コントローラーインテリジェント
コントローラー

通信アダプター操作線用
終端抵抗プラグ

B

A

B（工場出荷時）
終端抵抗「無」

13

12

3

11

12

10

2

ADAPT
(RS485)11

通信アダプター4

ADAPT(RS485)1

通信アダプター3

ADAPT(RS485)10

通信アダプター2

ADAPT(RS485)0

通信アダプター1

A

終端抵抗「有」通信アダプター（6）通信アダプターの接続台数は、最大 16 台までとしてください。
ただし、使用するシステム（インテリジェントコントローラー、
エコストアシステムなど）によっては 16 台未満に制限される
場合がありますので、システム側の工事説明書も必ず参照してください。
※インテリジェントコントローラーでは最大 7 台です。

通信アダプター（7）通信アダプター操作線および室内外操作線の接続端子に、高電圧（AC200V 等）の配線を接続していないか確認してください。
※誤って室内外操作線の端子に AC200V を印加した場合は、ヒューズが溶断して基板を保護しますが、場合によっては保護できないこともあります。高電圧（AC200V 等）配線を取りはずした後、室内外操作線の「U2」端子の配線を予備の端子に接続し直してください。
（「U1」端子の配線はそのまま）
予備端子は「U2」のすぐ右隣の端子です。( 下表を参照してく
ださい )信号線端子板の端子番号
接続先
LINK 1-U2
LINK 2-U2

通常
1番
4番

予備
2番
5番

3
C-285

8. 集中制御

制御関連編

インテリジェントコントローラーに接続するとき
通信アダプターの初期設定をする前に、以下の作業が完了していることを確認してください。
①空調機の試運転が完了していますか？
②空調機と通信アダプターの配線は完了していますか？

設定作業は、以下の順に行ってください。

①アダプターNo 設定②室内外操作線の接続設定③パルス入力最小検知
時間設定④ローカルアダプターの接続設定

本設定は、必要です。
• 通信アダプター操作線上でのアドレスを設定してください。
• インテリジェントコントローラー内蔵基板のアドレスは0 です。
通信アダプターは、
重複しないように1～7の値を設定してください。
「通信アダプター基板設定方法」•(P.5)の「（2）アダプター番号の設定手順」
を参照してください。
「表1•
通信アダプターの設定項目」(P.7)の「［1］
アダプタ―番号の設定」
を参照してください。

通信アダプターを2 台以上使用するとき、本設定が必要です。
• 通信アダプターには2 リンク接続可能です。
空調機等の接続がないリンクは、
LINK無し設定にしてください。
• インテリジェントコントローラーは有効に設定された4 リンクのみ接続可能です。
「通信アダプター基板設定方法」(P.6 )の「（3）
室内外操作線接続の有／無設定」
を参照してください。
「表1•
通信アダプターの設定項目」(P.7)の「［2］
室内外操作線の接続設定」
を参照してください。

パルス入力（Ｐ 1・Ｐ 2・Ｐ 3）を使用しないとき、本設定は必要ありません。
• 通常、
最小パルス幅100msec 以上のパルスメータを使用してください。
やむを得ず、
30msec以上のパルスメータを使用するときのみ、この設定をしてください。
「表1•
通信アダプターの設定項目」(P.7)の「［6］
パルス入力最小検知時間設定」
を参照してください。

本設定はしなくても機器の動作上、問題ありません。
• ローカルアダプターを使用しないとき、
構成確認時間を短縮することが可能です。
「表1•
通信アダプターの設定項目」(P.7)の「［7］ローカルアダプターの接続設定」を参照してください。

完了！

4
C-286

8. 集中制御

制御関連編

通信アダプター基板設定方法
アダプター番号や室内外操作線接続の有／無など、各種の設定を基板上のスイッチで行います。

D8

D7

S6

D6

D5

D4

D3

D1

S7

S8

S9

HOME D2UP

DOWN SET

7セグメント
LED

ホームキー

セットキー
モニター用LED
D1:赤.D2:緑

ダウンキー
アップキー

（1）スイッチ操作の概要①項目の選択
項目選択を・キーで行い、②項目内容の変更
設定変更を ・

キーで行い、

UP

UP

HOME

DOWN

DOWN

SET

SET

キーで選択。
キーで確定。

キーを 2 秒以上押すと初期状態に戻ります。
（設定変更途中の内容は破棄されます）（2）アダプター番号の設定手順① HOME キーを 2 秒以上押すと初期状態（no.00）になり ､2 秒後に表示が変わります。
（AdP.dt）（no.00）
2 秒後（AdP.dt）② UP キーを 5 回押すと次の表示になります。
（no.05）
2 秒後に次の表示に変わります。( 操作は必要ありません）（FirSt）③ SET キーを押すと次の表示になります。（モニター用 LED の緑 (D2) のみが点灯）（1.Ano.00）（工場出荷状態）④

SET

キーを 1 秒以上押すと「00」の部分が点滅して変更可能な状態となります。
（モニター用LED の緑 (D2) と赤 (D1) が点灯）
ここで UP ・DOWN キーを使って、アダプター番号を設定します。
たとえば「3 番」にするときは、

UP

キーを 3 回押して次の表示にします。

（1.Ano.03）⑤確定するときは SET キーを1 秒以上押してください。（モニター用LED の緑(D2)のみが点灯）

5
C-287

8. 集中制御

制御関連編（3）室内外操作線接続の有／無設定①「（2）アダプター番号の設定手順」(P.5) の①～③までは同じ操作となります。この時点で次の表示になります。
（1.Ano.03）（アダプター番号が 3 の場合）
② UP キーを 1 回押すと次の表示になります。
（2.AdYu.0）（工場出荷状態）③ SET キーを 1 秒以上押すと「0」の部分が点滅して変更可能な状態となります。（モニター用 LEDの緑 (D2) と赤 (D1) が点灯）
ここで

UP

設定値

・

DOWN

キーを使って、下表に従って室内外操作線の接続有／無を設定します。

室内外操作線接続

0

LINK1：有り、LINK2：有り（工場出荷状態）

1

LINK1：有り、LINK2：無し

2

LINK1：無し、LINK2：有り

3

LINK1：無し、LINK2：無し

たとえば LINK1 にのみ室内外操作線を接続した場合は、 キーを 1 回押して次の表示にします。
UP（2.AdYu.1）④確定するときは SET キーを1 秒以上押してください。（モニター用LED の緑(D2)のみが点灯）（4）その他の設定「（2）アダプター番号の設定手順」(P.5) の③の状態において、

UP・

キーによって「表 1 通信アダプターの設定項目」(P.7) のDOWN

ような設定項目を選ぶことができます。必要に応じて設定を行なってください。
設定手順は「（2）アダプター番号の設定手順」の④～⑤と同様です。
（ SET キーを 1 秒以上押してから UP ・DOWN キーで変更し、 SET キーを 1 秒以上押して確定 ）ǙⲬǓ
①アダプター番号を重複しないように設定してください。
※インテリジェントコントローラーと接続する場合は、1 ～ 7 の範囲でアダプタ―番号を設定してください。
②上記の「（3）室内外操作線接続の有／無設定」の設定を正しく行ってください。
（接続の無い LINK は必ず「無し」に設定）③室内外操作線を 1 リンクのみ接続する場合は、「LINK1」側を使用してください。

6
C-288

8. 集中制御

制御関連編

表1 通信アダプターの設定項目⒙チ チ ᰳチ▚઻ⱼᬶ⾷チ ỿတǠチ Ǿకईլ∜▚઻⾸チ⿪ヒ⿬ȪɈɟɇʀᨯ‫ۥ‬ǽ▚઻チ
xx＝00～15：アダプター番号
⾷ヒハモㄏㄐハㄙㄙ⾸チ 通信アダプターの番号を設定します。
インテリジェントコントローラーの場合、重複しないように1～7を設定してください。
実際に上位から通信を行う時のアドレス（リンク系統アドレス）、通信アダプター番号をnとすると、
LINK1は2n、LINK2は2n＋1となります。
たとえば、アダプター番号「2」の場合、
LINK1は 「4」、
LINK2は 「5」のアドレスとなります。

⿪ビ⿬ૅԑঋႣΰἠǽယỮ▚઻チ
x＝0：LINK1は有り、LINK2は有り
x＝1：LINK1は有り、LINK2は無し
⾷ビハモㄅヺㄖハㄙ⾸チ x＝2：LINK1は無し、LINK2は有り
x＝3：LINK1は無し、LINK2は無し
空調機を接続するLINK（室内外操作線）は「有り」、接続しないLINKは「無し」に設定します。
※単独設置（パルスメータ専用）の場合はLINK1、2とも「無し」（x＝3）に設定します。
⿪ピ⿬╕੿▚઻チ
必ず0（初期値）のまま使用してください。
⾷ピハヤㄐㄏㄕハㄙ⾸チ

ュヰヸワ
ヶチ ヱ

⿪フ⿬۴ʶɲɻȷԑǽ⢡ЈȪɈɟɇʀ۞ᄋ▚઻チ ヒ
x＝0～7
⾷フハヤモㄏヒハㄙ⾸チ x＝0：LINK1リンク内に通信アダプター1台目
x＝1：LINK1リンク内に通信アダプター2台目：
x＝7：LINK1リンク内に通信アダプター8台目
⿪ブ⿬۴ʶɲɻȷԑǽ⢡ЈȪɈɟɇʀ۞ᄋ▚઻チ ビ
x＝0～7
⾷ブハヤモㄏビハㄙ⾸チ x＝0：LINK2リンク内に通信アダプター1台目
x＝1：LINK2リンク内に通信アダプター2台目：
x＝7：LINK2リンク内に通信アダプター8台目
1つの室内外操作線に複数の通信アダプターを接続した場合、何台目の通信アダプターなのかをLINK系統ごとに設定します。
⿪プ⿬əɳɁӱ‫מ‬ሬତᎰ᮪ᆣ⫻▚઻チ
x＝03： 30msec
⾷プハヱヶロハㄙㄙ⾸チ x＝10：100msec
100msecより小さいパルス幅（30msec以上）のパルスメータを接続した
ときは「30msec」に設定します。
⿪ヘ⿬ɵʀȳɳȪɈɟɇʀǽယỮ▚઻チ
チ x＝0：LINK1有り、LINK2有り、
⾷ヘハロㄐヤモハㄙ⾸チ x＝1：LINK1無し、LINK2有り、
x＝2：LINK1有り、LINK2無し、
x＝3：LINK1無し、LINK2無し、
LINK系統ごとに、ローカルアダプター（オン／オフ用、通信変換用）の有無を設定します。
「無」に設定しますと、ローカルアダプターの検出をしないため、起動が早くなります。インテリジェントコントローラー以外は「x＝0」設定で使用してください。
⿪ベ⿬֊ቃ⢡Ј▚઻チ
必ず0（初期値）のまま使用してください。
⾷ベハヴヤモㄏハㄙ⾸チ

7
C-289

8. 集中制御

制御関連編

外部設備との接続（1）外部一括入力（無電圧 a 接点スタティック）（3）パルスメータ入力（無電圧 a 接点パルス）
設備側

DIーCOMMON

PーCOMMON

一括停止入力（※） DI 1

P1

ガス流量計
（燃料流量計）（※）一括運転入力（※） DI 2

P2

電力量計1（※）

P3

電力量計2（※）

（未使用）

DI 3

（2）外部一括出力（無電圧 a 接点スタティック）● 最小パルス幅● 最小パルス間隔

設備側（出力コモン）

DOーCOMMON（※）一括警報出力

DO 1（※）一括運転出力

DO 2

デ
ジ
タ
ル
入
力

100msec
1sec（※）
インテリジェントコントローラーに接続するときの入出力機能● それぞれの信号入力の配線長は、20m 以下としてください。
この距離を超える場合は、単独に通信アダプターを設置するか、リレーを使用してください。
（片側アース）を使用してください。
● ノイズの影響を受けるおそれがある場所で使用する場合、0.5mm2以上の2 芯シールド線● 入力端子には外部から電圧を印加しないでください。
● 入力端子の検出のため、接点にDC5V、約10mA の電圧がかかります。
● 出力端子の許容接点電圧電流はDC30V、0.5Aです。

外形寸法

仕様
290
270
38

‫ݨ‬
ബ

଍

✤

180

256

2- 5
（ダルマ穴）

ᗕ （高さ）256 mm×（幅）290 mm×（奥行き）79 mm
⦖

1.0 kgπ᧸ᚩಏɿᛘಏᶽࡕ

－ 10 ～ 50℃・20% ～ 80%（結露なきこと）

઻ ጗ ⯍ ࡿɿ ‫ ܦ‬ᗢ ᄋ

単相 AC100 ～ 240 V・50/60 Hzᘲ

最大 5.6 W

⛻

⯍

‫מ‬

38

5

CZ-10APB3A

79

2-

ঋ

ᨯ

22.2
(mm)

Printed in Japan
W0520-20723
ACXF60-41492

C-290

9. 制御関連機器

制御関連編

ロンワークスインターフェース / SHA-LN16U

C-291

9. 制御関連機器

制御関連編

１．製品概要■ 製品概要本インターフェースは、ロンワークスで空調機を制御するための通信インターフェースです。
ロンワークスに接続される上位側のホストから、室内ユニット最多１６グループの基本的な設定／状態監視が可能になります。

■ システム図…

室内外操作線

ロンワークス通信線

ロンワークスインターフェース①②③

ロンワークスインターフェース１台で、室内ユニット最多１６グループ（６４台）を制御可能です。
室内ユニットが１７グループ以上のときは、インターフェースを追加接続してください。
ロンワークスインターフェース以外に、空調機を制御できるリモコン（またはシステムコントローラーなど）をつけてください。
ロンワークスインターフェースと接続するまえに室内ユニットに集中アドレスを設定して下さい。

■ 機能
発停
ロンワークス
中央監視からの空調機設定

室内ユニット
グループ毎に
設定

設定温度

（※１）

運転モード

一括設定

オプション１設定（※２）

オプション２設定

（※２）

災害停止
発停
設定温度
運転モード

ロンワークス中央監視への空調機状態通知

コンフィグレーション・プロパティ

オプション１状態（※２）

オプション２状態
警報状態

（※２）
（※３）

警報室内番号

（※４）

室温

（※５）

空調機状態

（※６）

送信間隔設定（※７）

最小送信確保時間（※８）（※１）室内ユニットで設定可能な上限値以上の温度が指示されたときは上限値に、下限値以下の温度が指示されたときは下限値に設定されます。
（※２）オプションは、手元禁止／風速設定／風向設定／フィルターサインから、基板上の設定スイッチで２つまで選択できます。
（※３）室内グループ制御時、１台以上の室内ユニットが警報のとき警報と判断します。
（※４）警報室内ユニットの室内番号を通知します。室内グループ内の警報室内ユニットを特定することが可能です。
（※５）室内グループ制御時、グループ親機の室温を通知します。
（※６）室内機状態は、１台以上の室内機が警報のとき、警報コードを通知します。
（※７）設定された間隔で、出力可能な全データを出力します。
（※８）設定された間隔は、同じデータを連続して出力しません。


C-292



9. 制御関連機器

制御関連編

２．据付（電気）工事担当の方へ
据付方法
据付方法

安全上のご注意
安全上のご注意●以下のいずれかの方法で据え付けてください。
本体据付用のねじは現地手配です。

＊据付工事、電気工事は、この「安全上のご注意」をよくお読みの上確実に行ってください。
＊個々に示した注意事項は「 警告」、「 注意」に区分していますが、いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。表示と意味は次のようになっています。

警告

注意

横置き

取扱いを誤った場合、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合。
取扱いを誤った場合、人が軽傷を負う
危険が想定される場合および物的損害のみの発生が予想される場合。

※据付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認してください。本説明書はお客様で保管いただくように依頼してください。

 縦置き















警告

●据付、電気工事は、販売店または専門業者に依頼してください。
ご自分で据付工事をされ不備があると感電・火災等の原因にもなります。
●据付工事は“据付（電気）工事担当の方へ”に従って確実に行ってください。
据付工事に不備がありますと、感電、火災等の原因になります。
●電気工事は電気工事の資格のある方が「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」、及び“据付（電気）工事
担当の方へ”に従って施工してください。
電気回路容量不足や施工不備があると、感電、火災の原因になります。
●配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように確実に固定してください。接続や固定が不完全な場合は、発熱、火災等の原因になります。
●設置場所によっては、漏電しゃ断器の取え付けが必要です。漏電しゃ断器が取え付けられていないと感電や火災の原因になることがあります。

●ロンワークスインターフェースは、ノイズ発生源から離して据え付けてください。
●必ず、屋内に設置してください。

配線仕様
配線仕様
●室内外通信線には、２芯０．５－２ｍｍ２の電線を使用してください。
●ロンワークス通信線で使用するケーブルは、エシェロン・
コーポレーション推奨の線径０．５１ｍｍ２以上のツイスト
ペアケーブルを使用してください。
エシェロン・コーポレーション推奨ケーブル例
総配線長
線径
ケーブルの種類
／ＡＷＧ
バス型
フリー
24AMG ﾂｲｽﾄﾍﾟｱ
０．５１mm２
４５０ｍ
９００ｍ
／２４
(TIA568A ｶﾃｺﾞﾘ 5)●室内外通信線、ロンワークス通信線、電源配線は、同一電線管内に通したり、同一ケーブルで配線したり、配線同士を近づけたりしないでください。
●配線は、誤配線をしないように接続してください。
（誤配線は、故障の原因になります。）

付属部品
番号

付属部品

①

個数
１

製品説明書


C-293



9. 制御関連機器

制御関連編

電源基板の初期設定
電源基板の初期設定

ロンワークスインターフェースの構成
ロンワークスインターフェースの構成●本インターフェースは、４枚のロンワークス通信基板（ノード）を持っています。
400300300●１つのノードで、最多４グループ（３２台）の室内ユニットを制御可能です。



メイン基板

ノード３



メイン基板

ノード２


メイン基板

ノード１


無 ： 通常‘無’で使用してください(初期設定)。
有 ： ロンワークス通信線のフリートポロジ用終端抵抗（５１Ω）が有効になります。
有無入
電源スイッチ

S002
S001

切

電源基板

S006
(AC200-240V 接続時)

S005
(AC100-120V 接続時)

メイン基板
ノード０
電源トランス一次側
電源基板

電源トランスAC200-240V 接続時は、電源トランスの一次側を S006 に、AC100-120V 接続時は、電源トランスの一次側を S005 に接続して下さい。
（工場出荷時は、S006 に接続しています。）

電源基板配線のしかた
電源基板配線のしかた

メイン基板



CN003

6
 ＬＯＮ通信線②5
予備（接続禁止） 4

3
電源基板
 ＬＯＮ通信線①2 予備（接続禁止） 1
F002

3

室内外操作線CN001
2
 室内外操作線予備 1
3 2 1
CN002



AC100-120/200-240V
●ロンワークス通信線は、上図①②のどちらに接続しても同じです。
●室内外操作線やロンワークス通信線は、電源配線などと一緒に寄り合わせたり、同一金属管内に収納したりしますと、誤動作の原因となりますのでさけてください。
●電源を入れる前に、「電源基板の初期設定」を行ってください。
●室内外操作線への過電流（過電圧）でヒューズ(F002)が切れてしまったときは、予備端子(1)と(3)を接続してください。
●ロンワークス通信線用端子台(CN003)の予備端子には、何も接続しないで下さい。通信線のアース等を接続されると故障の原因になります。
●電源端子台(CN001-1)に、必ず、アースを接続して下さい。















S001
S002
LD001～LD008
ニューロンＩＤラベル

COM/通信DATA/データ

IC002

S003
LD009

S005
アドレスＳＷ
S004
室内有効ＳＷ


C-294

S006
設定ＳＷ



9. 制御関連機器

制御関連編

室内有効スイッチ
室内有効スイッチOFF 室内グループ３は無効
1 2 3 4
ON
室内グループ３は有効OFFOFF 室内グループ２は無効ON
室内グループ２は有効OFF 室内グループ１は無効
ON
室内グループ１は有効OFF 室内グループ０は無効
ON
室内グループ０は有効●メイン基板１枚で、４グループ（室内グループ０～３）を制御することができます。
●室内グループが存在しないときは‘無効’に、室内グループが存在するときは‘有効’に設定して下さい。


アドレススイッチ
アドレススイッチ










1 2 3 4 5 6

OFF●はＯＮ，－はＯＦＦの意味
１
－
●
－
●
－
●
－
●
－
●
－
●
－
●
－
●
－
●
－
●
－
●
－
●
－
●
－
●
－
●
－
●
－
●
－
●
－
●
－
●
－
●
－
●
－
●
－
●
－
●
－
●
－
●
－
●
－
●
－
●
－
●
－
●

設定スイッチ
設定スイッチ
1 2 3 4 5 6 7 8●はＯＮ，－はＯＦＦの意味
8
67
Option 1 Option 2
 OFF－ － － 手元禁止 風速設定
－ － ● 手元禁止 風向設定
－ ● － 手元禁止 ﾌｨﾙﾀｰｻｲﾝ－ ● ● 風速設定 風向設定
● － － 風速設定 ﾌｨﾙﾀｰｻｲﾝ● － ● 風向設定 ﾌｨﾙﾀｰｻｲﾝ


● ● －
----
● ● ●
----

未使用(必ず OFF にして下さい)
OFF 集中個別は集中制御機器に従う(通常時)
ON 集中個別を常時個別に設定
OFF 室温として制御温度を使用（通常時）
ON
室温として吸込温度を使用
未使用(必ず OFF にして下さい)

OFF 集中機器の子として通信ON
集中機器の親として通信・集中制御機器が無いとき、親(ON)にして下さい。
・親にするとき、ノード０だけ親(ON)にして下さい。
・インテリジェントコントローラー、システムコント
ローラーと併用するとき、子（OFF）にして下さい。
・ON/OFF 集中コントローラーと併用するとき、ON/OFF 集中コントローラーの手元禁止機能を使用するときは ON/OFF 集中コントローラーを親に、
ロンワークスの手元禁止機能を使用するときは、
本機器を親にして下さい。


C-295

２
－
－
●
●
－
－
●
●
－
－
●
●
－
－
●
●
－
－
●
●
－
－
●
●
－
－
●
●
－
－
●
●
－
－
●
●
－
－
●
●
－
－
●
●
－
－
●
●
－
－
●
●
－
－
●
●
－
－
●
●
－
－
●
●

アドレススイッチ
３
４
－
－
－
－
－
－
－
－
●
－
●
－
●
－
●
－
－
●
－
●
－
●
－
●
●
●
●
●
●
●
●
●
－
－
－
－
－
－
－
－
●
－
●
－
●
－
●
－
－
●
－
●
－
●
－
●
●
●
●
●
●
●
●
●
－
－
－
－
－
－
－
－
●
－
●
－
●
－
●
－
－
●
－
●
－
●
－
●
●
●
●
●
●
●
●
●
－
－
－
－
－
－
－
－
●
－
●
－
●
－
●
－
－
●
－
●
－
●
－
●
●
●
●
●
●
●
●
●

５
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

６
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

集中制御
アドレス
１
２
３
４
５
６
７
８
９
１０
１１
１２
１３
１４
１５
１６
１７
１８
１９
２０
２１
２２
２３
２４
２５
２６
２７
２８
２９
３０
３１
３２
３３
３４
３５
３６
３７
３８
３９
４０
４１
４２
４３
４４
４５
４６
４７
４８
４９
５０
５１
５２
５３
５４
５５
５６
５７
５８
５９
６０
６１
６２
６３
６４



9. 制御関連機器

制御関連編

ＬＥＤ
●通信ＬＥＤが⑤⑯の状態のときのデータＬＥＤ表示内容
表示内容
ＬＤ
室内ｸﾞﾙｰﾌﾟ
ＯＦＦ ：初期通信待ち
003
０
低速点滅：最小送信間隔待ち004
１
高速点滅：初期通信中
005
２ＯＮ：正常通信中006
３
ロンワークス通信部にデータ出力したとき、
007０．２秒点灯
室内外通信部にデータ出力したとき、
008
０．２秒点灯

メイン基板には２個の通信ＬＥＤ（緑）と６個のデータＬ
ＥＤ（赤）があります。
通信ＬＥＤは、現在の通信状態①～⑯を表示し、データＬ
ＥＤの表示内容は、通信状態①～⑯によって異なります。
●通信ＬＥＤ（緑）

LD001
×
×
×
×
低
低
低
低
高
高
高
高
●
●
●
●

LD002
×
低
高
●
×
低
高
●
×
低
高
●
×
低
高
●

COM/通信

表示内容① 電源ＯＦＦ時② ----③ マイコンバージョンＵＰ中④ 空調機との初期通信待ち状態⑤ 空調機と初期通信中⑥ ----⑦ ロンワークス通信マイコン異常⑧ ＥＥＰＲＯＭ異常⑨ ----⑩ ----⑪ ----⑫ ----⑬ 試運転モード⑭ ----⑮ バージョン表示中⑯ 正常通信中

外形寸法図

×：消灯、
低：低速点滅（１秒毎）、
高：高速点滅（０．２秒毎）、●：点灯●データＬＥＤ（赤）DATA/データ

通信ＬＥＤ（緑）の状態
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯

データＬＥＤ（赤）の表示内容
全ＬＥＤ消灯全ＬＥＤ点灯----空調機初期通信の待ち時間(秒)表示 ※空調機通信状態表示（Ｐ７参照）----全ＬＥＤ消灯
全ＬＥＤ消灯----------------試運転モード仕様に従う（Ｐ９参照）----バージョン表示仕様に従う（Ｐ１０参照）
空調機通信状態表示（Ｐ７参照）

製品仕様
接続対象
電

源

消費電力
使用環境
条
件
外形寸法
重
さ

ロンワークスネットワーク
ＦＴＴ－１０Ａトランシーバ機器
単相 ＡＣ１００Ｖ－１２０Ｖ
ＡＣ２００Ｖ－２４０Ｖ
１１ Ｗ
温度０℃～４０℃、湿度２０％～８０％、屋内専用
高さ７９mm × 幅５００mm × 奥行２１５mm
約 ３．３ ｋｇ※電源投入時に全てのメイン基板が一斉に初期通信するのを避けるため、アドレスＳＷで設定した秒だけ待機します。この表示は 1 秒毎に変化し、全ＬＥＤが消灯した
とき初期通信を開始します。


C-296



9. 制御関連機器

制御関連編

３、空調機集中アドレス割当方法●ロンワークスインターフェース以外の集中制御機器がないときは、ワイヤードリモコンを使用して、〔集中アドレス設定〕を行った後、〔集中アドレス割当〕を行って下さい。

①

ロンワークスインターフェースの電源基板の電源スイ
ッチ（Ｓ００１）を【切】にして下さい。

●システムコントローラーなどの集中制御機器が既にある
ときは、〔集中アドレス割当〕のみ行って下さい。

②

設定スイッチ（Ｓ００６－２）をＯＦＦになっていることを確認してください。

【集中アドレス割当方法】

1 2 3 4 5 6 7 8【集中アドレス設定方法】①

点検 + 換気 ボタンを同時に４秒以上押しつづけます。

②

リモコンの液晶表示部に、設定中とユニット No.（グルOFF③

ープ制御の場合は ALL を表示）、項目コード 01、設定
データが点滅表示されます。

《例》先頭の集中制御アドレスが‘５’のとき、本基板は、集中制御アドレス‘５’‘６’‘７’‘８’が割り当てられます。

この時、室内ユニットのファン（グループ制御の場合は全ての室内ユニット）が回転します 。
③

ユニット選択④

温度設定 ▲ ／ ▼ ボタンを押して、項目コード 03

ボタンを押さないでください。

1 2 3 4 5 6に切り換えます。
⑤

OFF

タイマー時間 ▲ ／ ▼ ボタンを押して、希望の集中④

制御アドレスに切り換えます。
⑥

セット ボタンを押します。

室内有効スイッチの有効／無効をセットして下さい。

《例》集中制御アドレスが‘６’‘８’が存在しないとき、‘５’‘７’のみ有効にして下さい。

（点滅表示が点灯に変わって設定完了）⑦

アドレススイッチに、先頭の集中アドレスを設定して下さい。集中制御アドレスは連番で割当られます。

点検 ボタンを押すと通常のリモコン表示に戻ります。
1 2 3 4

OFF

⑤


C-297

室内グループ０の集中制御
アドレスは‘５’
室内グループ２の集中制御
アドレスは‘７’に設定されます。

電源基板の電源スイッチ（Ｓ００１）を【入】にして
ください。



9. 制御関連機器

制御関連編

４、ロンワークスインター
４、ロンワークスインターフェース試運転方法

ロンワークスインターフェース試運転を行う前に、空調機の試運転、室内ユニットの集中制御アドレスの設定／割当を行って下さい。
STEP 5【ロンワークスインターフェース試運転方法】①

タッチスイッチＳ００１を５秒以上長押しして下さい。
現在操作している基板は試運転モードになり、ＬＤ
００１は点灯、ＬＤ００２－ＬＤ００８は消灯します。
1 2

3 4 5 6 7 8

通信

データ

1 2

3 4 5 6 7 8

通信

データ

タッチスイッチＳ００２を押すと、データＬＥＤは、下表の順に表示します。
また、割り当てられた室内グループが下表のように運転／停止します。
STEP 11 2

3 4 5 6 7 8

通信

データ

室内ｸﾞﾙｰﾌﾟ

発停

０
１
２
３

停止
停止
停止
停止

STEP 21 2

3 4 5 6 7 8

通信

データ

STEP 31 2

3 4 5 6 7 8

通信

データ

発停

０
１
２
３

運転
停止
停止
停止

1 2

3 4 5 6 7 8

通信

データ

運転
運転
運転
運転

1 2

3 4 5 6 7 8

通信

データ

ＰＵＳＨ

室内ｸﾞﾙｰﾌﾟ

発停

０
１
２
３

停止
停止
停止
停止

ＰＵＳＨ

ロンワークスインターフェースの試運転終了後、必ず、
電源リセットして下さい。

ＰＵＳＨ
室内ｸﾞﾙｰﾌﾟ

発停

０
１
２
３

運転
運転
停止
停止

Ｓ００２
STEP 4

ＰＵＳＨ

室内ｸﾞﾙｰﾌﾟ

Ｓ００２

０
１
２
３

Ｓ００２

③
Ｓ００２

発停

Ｓ００２
STEP 1②

室内ｸﾞﾙｰﾌﾟ

ＰＵＳＨ

室内ｸﾞﾙｰﾌﾟ

発停

０
１
２
３

運転
運転
運転
停止

Ｓ００２

ＰＵＳＨ


C-298



9. 制御関連機器

制御関連編

５、ロンワークスインター
５、ロンワークスインターフェースのフェースのバージョン確認方法①

タッチスイッチＳ００２を押して下さい。
本基板は９秒間バージョン表示モードになり、
ＬＤ００１が点灯、ＬＤ００２が高速点滅します。

●バージョン表示

1 2

点灯

②

通信

高速点滅

バージョン表示中（９秒間）は以下の内容を表示します。
バージョンの１桁目を表示

最初の３秒間消灯点灯

０

3 4 5 6５

3 4 5 6１

3 4 5 6６

3 4 5 6２

3 4 5 6７

3 4 5 6３

3 4 5 6８

3 4 5 6４

3 4 5 6９

3 4 5 6

《例》バージョン３．５６のとき、

3 4 5 6 7 8
データ

3 4 5 6 7 8
データ

バージョンの２桁目を表示
次の３秒間

消灯

3 4 5 6 7 8

3 4 5 6 7 8

データ

データ

バージョンの３桁目を表示
最後の３秒間点灯

点灯

点灯
3 4 5 6 7 8
データ

3 4 5 6 7 8
データ


C-299



9. 制御関連機器

制御関連編

６、ロンワークス通信部ネットワーク変数一覧
空調機

入出力

入力

室内グループ０
出力

入力

室内グループ１
出力

入力

室内グループ２
出力

入力

室内グループ３
出力

室内グループ０－３
送信間隔設定最小送信確保時間

入力

項目

変数名

変数タイプ

発停
設定温度
運転モード
オプション１設定
オプション２設定
発停状態
設定温度
運転モード
オプション１状態
オプション２状態
警報状態
警報室内番号
室温
空調機状態
発停
設定温度
運転モード
オプション１設定
オプション２設定
発停状態
設定温度
運転モード
オプション１状態
オプション２状態
警報状態
警報室内番号
室温
空調機状態
発停
設定温度
運転モード
オプション１設定
オプション２設定
発停状態
設定温度
運転モード
オプション１状態
オプション２状態
警報状態
警報室内番号
室温
空調機状態
発停
設定温度
運転モード
オプション１設定
オプション２設定
発停状態
設定温度
運転モード
オプション１状態
オプション２状態
警報状態
警報室内番号
室温
空調機状態
火災時緊急停止

nviOnOff_00
nviSetPoint_00
nviHeatCool_00
nviOption1_00
nviOption2_00
nvoOnOff_00
nvoSetPoint_00
nvoHeatCool_00
nvoOption1_00
nvoOption2_00
nvoAlarm_00
nvoAlarmIn_00
nvoSpaceTemp_00
nvoInState_00
nviOnOff_01
nviSetPoint_01
nviHeatCool_01
nviOption1_01
nviOption2_01
nvoOnOff_01
nvoSetPoint_01
nvoHeatCool_01
nvoOption1_01
nvoOption2_01
nvoAlarm_01
nvoAlarmIn_01
nvoSpaceTemp_01
nvoInState_01
nviOnOff_02
nviSetPoint_02
nviHeatCool_02
nviOption1_02
nviOption2_02
nvoOnOff_02
nvoSetPoint_02
nvoHeatCool_02
nvoOption1_02
nvoOption2_02
nvoAlarm_02
nvoAlarmIn_02
nvoSpaceTemp_02
nvoInState_02
nviOnOff_03
nviSetPoint_03
nviHeatCool_03
nviOption1_03
nviOption2_03
nvoOnOff_03
nvoSetPoint_03
nvoHeatCool_03
nvoOption1_03
nvoOption2_03
nvoAlarm_03
nvoAlarmIn_03
nvoSpaceTemp_03
nvoInState_03
nviAllInOff

SNVT_switch
SNVT_temp_p
SNVT_hvac_mode
SNVT_switch
SNVT_switch
SNVT_switch
SNVT_temp_p
SNVT_hvac_mode
SNVT_switch
SNVT_switch
SNVT_switch
SNVT_switch
SNVT_temp_p
SNVT_count
SNVT_switch
SNVT_temp_p
SNVT_hvac_mode
SNVT_switch
SNVT_switch
SNVT_switch
SNVT_temp_p
SNVT_hvac_mode
SNVT_switch
SNVT_switch
SNVT_switch
SNVT_switch
SNVT_temp_p
SNVT_count
SNVT_switch
SNVT_temp_p
SNVT_hvac_mode
SNVT_switch
SNVT_switch
SNVT_switch
SNVT_temp_p
SNVT_hvac_mode
SNVT_switch
SNVT_switch
SNVT_switch
SNVT_switch
SNVT_temp_p
SNVT_count
SNVT_switch
SNVT_temp_p
SNVT_hvac_mode
SNVT_switch
SNVT_switch
SNVT_switch
SNVT_temp_p
SNVT_hvac_mode
SNVT_switch
SNVT_switch
SNVT_switch
SNVT_switch
SNVT_temp_p
SNVT_count
SNVT_switch

nciSndHrtBt

SNVT_time_sec

nciMinOutTm

SNVT_time_sec


C-300



9. 制御関連機器

制御関連編

７、ロンワークス通信部ネットワーク変数詳細[nv1] ユニット発停指令
network input SNVT_switch
network input SNVT_switch
network input SNVT_switch
network input SNVT_switch[nv4] 温度設定状態通知
nviOnOff_00;
nviOnOff_01;
nviOnOff_02;
nviOnOff_03;

network output SNVT_temp_p nvoSetpoint_01;
network output SNVT_temp_p nvoSetpoint_01;
network output SNVT_temp_p nvoSetpoint_02;
network output SNVT_temp_p nvoSetpoint_03;

この入力ネットワーク変数は、室内ユニットの発停状態を変更するために使用します。
ロンワークスで空調機の発停を制御しないときは、本ネット
ワーク変数を使用する必要はありません。
●内容

state ０：停止
１：運転

value （未使用）

この出力ネットワーク変数は、設定温度状態が変化したときに出力されます。
空調機用のコントローラーからの操作により状態変化した
場合にも出力されます。
ロンワークスインターフェースの電源リセット時にも出力
されます。
●内容
有効範囲

[nv2] ユニット発停状態通知
network output SNVT_switch nvoOnOff_00;
network output SNVT_switch nvoOnOff_01;
network output SNVT_switch nvoOnOff_02;
network output SNVT_switch nvoOnOff_03;

出力範囲 ：１６－３０℃
温度単位 ：１．０℃＊室内ユニットの機種により、設定温度範囲が異なる場合があります。ご注意ください。

この出力ネットワーク変数は、室内ユニットの運転／停止状 [nv5] 運転モード設定指令
network input SNVT_hvac_mode nviHeatCool_00;
態、サーモＯＮ／ＯＦＦ状態が変化したときに出力されます。
network input SNVT_hvac_mode nviHeatCool_01;
空調機用のコントローラーからの操作により状態変化した
network input SNVT_hvac_mode nviHeatCool_02;
場合にも出力されます。
network input SNVT_hvac_mode nviHeatCool_03;
ロンワークスインターフェースの電源リセット時にも出力されます。
この入力ネットワーク変数は、室内ユニットの運転モードを
室内ユニットがグループ制御のとき、１台以上サーモＯＮしたときサーモＯＮを出力し、全室内ユニットサーモＯＦＦのと 変更するために使用します。
ロンワークスで空調機の運転モードを制御しないときは、本き、サーモＯＦＦを出力します。
ネットワーク変数を使用する必要はありません。
●内容
state ０：停止
value
０：サーモＯＦＦ●内容
０：冷暖自動５:ドライ
１：運転
２００：サーモＯＮ
１：暖房
９:送風
３：冷房

[nv3] 温度設定指令＊室外ユニット、室内ユニットの機種により、設定可能な運転モードが異なります。
＊上記の内容以外の設定は無視します。

network input SNVT_temp_p nviSetpoint_00;
network input SNVT_temp_p nviSetpoint_01;
network input SNVT_temp_p nviSetpoint_02;
network input SNVT_temp_p nviSetpoint_03;
この入力ネットワーク変数は、室内ユニットの設定温度を変更するために使用します。
ロンワークスで空調機の設定温度を制御しないときは、本ネットワーク変数を使用する必要はありません。
室内ユニットで設定可能な設定温度上限値以上の温度が指示されたときは上限値に、下限値以下の温度が指示されたときは下限値に設定されます。
●内容
有効範囲
冷暖自動モード時 ：１７－２７℃
暖房モード時：１６－２６℃
冷房モード時：１８－３０℃
ドライモード時：１８－３０℃
送風モード時：設定温度は使用されません
設定温度単位１．０℃（小数点以下は切捨てられます。）[nv6] 運転モード状態通知
network output SNVT_hvac_mode nvoHeatCool_00;
network output SNVT_hvac_mode nvoHeatCool_01;
network output SNVT_hvac_mode nvoHeatCool_02;
network output SNVT_hvac_mode nvoHeatCool_03;
この出力ネットワーク変数は、運転モードが変化したときに出力されます。
空調機用のコントローラーからの操作により状態変化した
場合にも出力されます。
ロンワークスインターフェースの電源リセット時にも出力
されます。
●内容

０：冷暖自動
１：暖房
３：冷房

５:ドライ
９:送風

＊室内ユニットの機種により、設定温度範囲が異なる場合があります。ご注意ください。


C-301



9. 制御関連機器

制御関連編[nv 8] オプション１設定状態通知設定[nv10[nv10]
10] オプション２設定状態通知設定[nv 7] オプション１設定指令[nv 9] オプション２設定指令
network input SNVT_switch nviOption1_00;
network input SNVT_switch nviOption1_01;
network input SNVT_switch nviOption1_02;
network input SNVT_switch nviOption1_03;
network input SNVT_switch nviOption2_00;
network input SNVT_switch nviOption2_01;
network input SNVT_switch nviOption2_02;
network input SNVT_switch nviOption2_03;

network output SNVT_switch nvoOption1_00;
network output SNVT_switch nvoOption1_01;
network output SNVT_switch nvoOption1_02;
network output SNVT_switch nvoOption1_03;
network output SNVT_switch nvoOption2_00;
network output SNVT_switch nvoOption2_01;
network output SNVT_switch nvoOption2_02;
network output SNVT_switch nvoOption2_03;

この入力ネットワーク変数は、室内ユニットのオプション
設定をするために使用します。
オプション設定は、手元禁止／風速設定／風向設定／フィル
タサインリセットの中から２つ選択できます。
ロンワークスインターフェース基板上のディップスイッチ
で、オプションを選択してください。
ロンワークスでこれらのオプションを制御しないときは、本ネットワーク変数を使用する必要はありません。

手元
禁止

state

value

発停
操作

温度
設定

０

(未使用)

許可

許可

１

１００

禁止

１２０

許可

１４０

禁止

１５０

許可

１６０

禁止

１８０

許可

２００

禁止

この出力ネットワーク変数は、室内ユニットのオプション
設定状態が変化したときに出力されます。
オプション設定は、手元禁止／風速設定／風向設定／フィル
タサインリセットの中から２つ選択できます。
ロンワークスインターフェース基板上のディップスイッチ
で、オプションを選択してください。
ロンワークスインターフェースの電源リセット時にも出力
されます。

運転
ﾓｰﾄﾞ

state

value

発停
操作

温度
設定

０

０

許可

許可

１００

禁止

１２０

許可

１４０

禁止

１５０

許可

１６０

禁止

１８０

許可

２００

禁止

１２０

自動

２００

急風

１５０

強風

許可
禁止

手元
禁止

１

許可
禁止
禁止

その他

風速
設定

(未使用)

風速
設定

１２０

自動

２００

急風

１５０

強風

１００

弱風

１００

弱風

２００

ｽｲﾝｸﾞ

１７０

Ｆ１

１４０

Ｆ２

１１０

Ｆ３

８０

Ｆ４

５０

Ｆ５

０

OFF

１

その他

風向
設定

ﾌｨﾙﾀｰ
ﾌｨﾙﾀｰ
ｻｲﾝ

(未使用)

２００

ｽｲﾝｸﾞ

Ｆ１

１７０

Ｆ１

１４０

Ｆ２

Ｆ２
Ｆ３
Ｆ５ Ｆ４

１１０

Ｆ３

８０

Ｆ４

５０

Ｆ５

その他

ｽｲﾝｸﾞ

風向
設定

※冷房／ﾄﾞﾗｲ時
は、Ｆ４／Ｆ５
位置に設定できません。

ﾌｨﾙﾀｰ
ﾌｨﾙﾀｰ
ｻｲﾝ

１

０
１

運転
ﾓｰﾄﾞ

許可
禁止

許可
禁止
禁止

ON

ﾃﾞｰﾀが更新されたとき、ﾌｨﾙﾀ-ｻｲﾝﾘｾｯﾄします。


C-302



9. 制御関連機器

制御関連編
この出力ネットワーク変数は、空調機状態が変化したとき出力されます。
室内ユニットがグループ制御のとき、１台以上の室内ユニットが警報のときは、警報コードを出力します。
ロンワークスインターフェースの電源リセット時にも出力
されます。

[nv11
[nv11] 警報通知
network output SNVT_switch nvoAlarm_00;
network output SNVT_switch nvoAlarm_01;
network output SNVT_switch nvoAlarm_02;
network output SNVT_switch nvoAlarm_03;
この出力ネットワーク変数は、室内ユニットに警報が発生したとき、室内ユニットの警報が復帰したとき、出力されます。
室内ユニットがグループ制御のとき、１台以上の室内ユニットが警報のとき警報出力します。
ロンワークスインターフェースの電源リセット時にも出力
されます。

０
１～２５５
３００

正常通信中(警報無し)
警報コード表に従います。
室内ユニット未接続（初期通信中）[nv15[nv15] 災害停止
●内容

state ０：正常
１：警報

value 常時、０

network output SNVT_switch nviAllInOff;[nv12[nv12] 警報室内番号通知
network output SNVT_switch nvoAlarmIn_00;
network output SNVT_switch nvoAlarmIn_01;
network output SNVT_switch nvoAlarmIn_02;
network output SNVT_switch nvoAlarmIn_03;
この出力ネットワーク変数は、室内ユニットに警報が発生したとき出力されます。
ロンワークスインターフェースの電源リセット時にも出力されます。

この入力ネットワーク変数は、室内ユニットを緊急停止させるために使用します。
停止させられた室内ユニットは、手元禁止（発停禁止）になります。手元禁止（温度設定／運転モード）は、停止前の状態が保持されます。
緊急停止を解除したとき、手元禁止（発停禁止）は、停止前の状態に戻りますが、ユニットは停止状態です。
この機能を使用しないとき、本ネットワーク変数を使用する
必要はありません。
●内容

state ０：解除
１：災害停止value （未使用）●内容
state 常時、０value 警報室内番号×２※警報発生していないときは、value＝０[nc49] 送信間隔設定
network input config SNVT_time_sec nciSndHrtBt;[nv13[nv13] 室温通知
network output SNVT_temp_p nvoSpaceTemp_00;
network output SNVT_temp_p nvoSpaceTemp_01;
network output SNVT_temp_p nvoSpaceTemp_02;
network output SNVT_temp_p nvoSpaceTemp_03;

このネットワークコンフィギュレーションは、自動データ出力の間隔を設定するものです。設定時間が経過すると自動的に出力されます。
対象となるネットワーク変数は、以下の通りです。

この出力ネットワーク変数は、室内ユニットで制御に使用している室温が変化したときに出力されます。
ロンワークインタフェースの電源リセット時にも出力されます。
室内ユニットがグループ制御のときは、グループ親機の室温が出力されます。
●内容
有効範囲
出力範囲
温度単位

：－３５．０：０．５℃～

nvoOnOff_0?
nvoOption1_0?
nvoAlarmIn_0?

nvoSetpoint_0?
nvoOption2_0?
nvoSpaceTemp_0?

nvoHeatCool_0?
nvoAlarm_0?
nvoInState_0?

●内容
有効範囲は、０．０秒～６５５３．５秒です。０．０秒に設定した場合は、自動データ更新が無効となります。
送信間隔設定時間は、全ネットワーク変数に共通です。
設定時間が経過すると、上記の全ネットワーク変数のデータを出力します。

９２．５℃[nc52] 最小送信確保時間設定
network input config SNVT_time_sec nciMinOutTm;＊室内ユニットの機種により、出力温度範囲が異なる場合があります。ご注意ください。

このネットワークコンフィギュレーションは、出力ネットワ
ーク変数の最小確保間隔を決めるものです。
対象となるネットワーク変数は、以下の通りです。

nvoOnOff_0?
nvoOption1_0?
nvoAlarmIn_0?

[nv14[nv14] 空調機状態通知
network output SNVT_count nvoInState_00;
network output SNVT_count nvoInState_01;
network output SNVT_count nvoInState_02;
network output SNVT_count nvoInState_03;

nvoSetpoint_0?
nvoOption2_0?
nvoSpaceTemp_0?

nvoHeatCool_0?
nvoAlarm_0?
nvoInState_0?

●内容
有効範囲は、０．０秒～６５５３．５秒です。
最小送信確保時間は、ネットワーク変数毎に独立しているので、他のネットワーク変数との間には有効ではありません。


C-303



9. 制御関連機器

制御関連編

８．ニューロンＩＤ貼付け位置
ニューロンＩＤは、以下の３箇所に貼付しています。
①梱包箱
②板金上蓋
③メイン基板ニューロンチップ上Neuron ID
Node0 : 00 03 18 69 95 01
Node1 : 00 03 18 69 96 01
Node2 : 00 03 18 69 97 01
Node3 : 00 03 18 69 98 01①②

ＭＡＩＮ基板ニューロンＩＤ
00 03 1869 95 01

③

IC002

室内有効
ＳＷ


C-304

アドレス
ＳＷ

設定ＳＷ



C-305

最大 10 W

単相 AC 100-200V・50/60Hz

0 ℃～ 40 ℃・20% ～ 80%（屋内設置専用）

750

25穴

4.

7.5

62

(高さ) 60 mm ×（幅）235 ｍｍ(奥行き) 110 mm

165

235
222

8

品番

60

2-

25
(最

大)

5穴

（オン／オフ制御用ローカルアダプター）
（汎用）

外形寸法図

3-5×10長穴

取り付け金具（付属品）

CZ-CAPA1

（67）
8

60
30

（mm）

65

CZ-CAPA1

外形寸法

110
100

仕様

9. 制御関連機器
制御関連編

ON/OFF 制御用ローカルアダプター / CZ-CAPA1

9. 制御関連機器

制御関連編

࿫͛⾷⯍ᕧ⾸క̗◻ᅽሤȲɻ⾾Ȳɝ֝൧᧸ɵʀȳɳȪɈɟɇʀ⾷ᕸ᧸⾸‫ݨ‬ᨯ CZ-CAPA1●「据付（電気）工事説明書」をよくお読みのうえ、正しく安全に施工して ●「据付（電気）工事説明書」に記載されていない方法や、指定の部品をください。特に「安全上のご注意」
は、施工前に必ずお読みください。 使用しない方法で据え付けされたことにより事故や損害が生じたときには、当社では責任を負えません。また、その据え付けが原因●据付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認してください。
また、「据付( 電気) 工事説明書」は、お客様で保管いただくよう依頼してください。 で故障が生じた場合は、製品保証の対象外となります。
●移設、修理の場合は「据付（電気）工事説明書」を工事担当の方へお渡しください。 ●接続する機器に付属の「据付（電気）工事説明書」もあわせてご覧ください。

યӴˀǽǣᗨ๟ ർǩǙમșǞǯǤǓ
人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
ƛチ◳ǲǮπǓᅀȡǦǮǷǜǺ᧯ǧȚ‫્ڈ‬ȓ၏્ǽᲦಏȡٚոǦǵƸ◻ᅽǦǵǓȍǨƹ

ƛチǙમșǓǮǯǞԑ૓ȡᓎǽࡖ▉‫ۥ‬Ƕ◻ᅽǦǵǓȍǨƹ

⚋‫「 ܝ‬死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

してはいけない内容（禁止事項）です。

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生する

ᗨ๟ おそれがある内容」です。

実行しなければならない内容（強制事項）です。

チ⚋‫ܝ‬
࿫͛
⾷⯍ᕧ⾸
క̗ȡǨȚ֭ǺቊΧȡ࿫Ǘ͛ǠȚǷǜǺƪチ࿫͛⾷⯍ᕧ⾸క̗ǾƸǙ⛷Ǔˀǡǽ⛩ॹಅȓଗ⫨チチチᏡ‫‮‬ǺϞⲠǨȚ（感電、チ
火災の原因）

ƪチ⥎ἠǾƸ
ཀ઻ǽȹ⾼ɞɳȡπ᧸Ǧǵ᯺ીǺယỮǦƸᴻ੿ယỮ⤴Ǻȹ⾼ɞɳǽঋ‫מ‬ǛΌȞȘǹǓȗǕǺ
᯺ીǺࡘ઻ǨȚ（故障や発熱、火災の原因）● ⥎ἠȡǾǤȍǹǓȗǕǺƸ
ȳɘʀǾә⢡ș᯺ીǺ‫ۄ‬ș͛ǠȚ（感電、火災の原因）ƪチ⯍ᕧక̗ǾƸ⯍ᕧక̗ॲǛˁ▉Ǻ൝ǲǵ⒅Ǖ
• 電気設備に関する技術基準 • 内線規程
• 据付（電気）工事説明書（感電、火災の原因）● ⯍ࡿ᯺◜ǹǸɎɁɇʀȡπ᧸ǨȚ⭾Ǿ١ոᗨ๟ǨȚ（感電、
故障の原因）

⾷ӴᏩ⫳⫱ᑿ⃆͛⾸ȡ‫ۄ‬ș͛ǠȚƪチᜰ⯍ǦȒᄺࠔ（故障や、漏電時に感電、火災の原因）
ർǩଗ᧸ࡋ➇ȡπ᧸ǨȚƪチ⯍ᛠǾƸ
（感電、火災の原因）ƪチȪʀɁక̗
⾷ュ Ჷယࢄక̗⾸ȡ⒅Ǖ
• アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話などのアース線に接続しない• アース線は、ベランダの手すりにとらない（感電の原因）ƪチǻțǮཆǶႣΰǦǹǓ（感電、故障の原因）● џ⯍⅋ؔ൩ైᑿ⃆ȡπ᧸˛Ǻ⯍ᛠȡӱțȚ⭾ǾƸ١ոᗨ๟ǨȚチ（感電、挟み込み、巻き込みの原因）チᗨ๟࿫͛⾷⯍ᕧ⾸క̗ȡǨȚ֭ǺƪチᓎǽȗǕǹईཀǶπȞǹǓ• 結露するところ• 可燃性ガスなどの漏れるおそれのあるところ• 水や油（機械油含む）の飛沫の多いところ• 酸性やアルカリ性の溶液・特殊なスプレーなどを頻繁に使うところ• 腐食性ガスなどの漏れるおそれのあるところ• 有機溶剤の飛沫するところ• 電磁波が出る機械のあるところ• 電圧変動の多いところ（感電、火災などの原因）•ドレン配管近くなど、水滴が落ちるような場所に設置しない。
ƪチ⯍ᕧక̗Ǿ͆ΧǺే⯍ǦǮⰙ⯍ᕧȡȪʀɁǺყ⯍ǦǵǚȘ⒅Ǖチ（故障の原因）ቊΧȡ࿫Ǘ͛ǠȚǷǜǺ
火災の原因）
ƪチո╫ȓტ⢧Ǿ⒅ȞǹǓ（感電、ƪチ⥎ἠǾ⢛˛ယỮǦǹǓ（接触不良や絶縁不良、許容電流オーバーなどにより、感電や火災の原因）ƪチ⯍ᛠ⥎ἠȡɘɻɑǹǸǶትǼǵ‫ہ‬ẐǦǹǓ（発熱、
火災の原因）
ƪチ࿫͛క̗ǾƸǃ࿫͛⾷⯍ᕧ⾸క̗◻ᅽሤǄǺチチチ൝ǲǵ⒅Ǖ（感電、火災の原因）ƪチ⯍ᕧక̗ǾƸቊᑿȓɮɓɋɐǹǸǽᜰ⯍チチチǦȒᄺࠔȡչǲǵǚȘ⒅Ǖ（感電の原因）⦔⦖Ǻ١ո‵ǗȘțȚཀǺ᯺ીǺ⒅Ǖ
ƪチ࿫Ǘ͛ǠǾƸ
（製品の落下による、けがの原因）

ቊΧȡ࿫Ǘ͛ǠȚǷǜǺƪチ͛ୡ‫ݨ‬Ǿഝ᰷࿀઻ǽ⤴‫ݨ‬ȡπ᧸ǨȚ
（製品の落下、感電、火災などの原因）© Panasonic Corporation 2017-2023

ƪチᕮᗴǓǦǹǓ（感電の原因）

ヒ

C-306

Printed in Japan
W0217-80823
ACXF60-24724
85464369959014

9. 制御関連機器

制御関連編
ঋബ଍ᗕࡖ

͘ᐯ
‫ݨ‬ƷƷƷƷƷƷƷƷᨯCZ-CAPA1ঋƷƷബƷƷ଍ƷƷᗕ(高さ) 60 mm ×（幅）235 ｍｍ(奥行き) 110 mm✤ƷƷƷƷƷƷƷƷ⦖750 㼓πチ᧸チᚩチಏɿᛘチಏチᶽチࡕ

0 ℃～ 40 ℃・20% ～ 80%（屋内設置専用）

઻

጗

⯍

ࡿ

単相 AC 100-200V・50/60Hz

ᘲ

⛻

⯍

‫מ‬

最大 10 W

（mm）

2-

7.5

＜＞：個数

‫͛ۄ‬ɕɀ
ɇɋɜɻɕɀチフjヒパ⿋⿅⿍‫ۄ‬ș͛Ǡ⦘ԃ⿋⿀⿍ệትȷɱɻəʀ
⿋⿃⿍џ⯍ᆣ⅋ؔ൩ై͘ᐯɱɡɳ
⿋⿀⿍

165

8

65

62

110

5穴
4.

ƷƷƷƷ͛ୡ‫ݨ‬

60
30

235
222

2-

（67）
8

25
(最

大)

取り付け金具（付属品）

100

60

5穴

ラモଓඅȰȪȻɻ᧸ယỮἠ⾷ビ⿼⾸⿋⿀⿍

3-5×10長穴࿫͛
⾷⯍ᕧ⾸క̗◻ᅽሤ ⿋⿀⿍※ ケーブルは現地調達のため、付属していません。

џ⯍⅋ؔ൩ైᑿ⃆࿫Ǘ͛Ǡᆣǽǣᗨ๟● 次のような場所に据え付けない。

本機には、
停電自動復帰機能が搭載されております。
• 直射日光や直接外気が当たる、窓際など（設定方法は、「5 設定スイッチについて」参照）
制御盤• 不安定な場所、衝撃や振動のある場所
この機能は、
予期せぬ短時間の停電に際し、停電後自動的に（落下の原因）10mm
停電前の運転状態に復帰する機能です。
• 熱源の近くなど
停電自動復帰機能を使用する場合、運転中に機器点検作業• 結露するところ
10mm
10mmなどで故意に電源スイッチを切り、その後電源スイッチを入れた● 床面に対して垂直に据え付ける。
場合でも、自動的に運転が始まり、機器が動き出します。
● 設置するときは、配線取り出し口を50mm以上、その他三面を10mm以上空ける。
（右図参照）※ 機器点検作業時は、安全確保のため必ずブレーカーを
50mm● テレビ、
切ってください。
ラジオ、
パソコンなどの機器から※ 本機を引き渡す前に、必ず保守担当の方やお客様に１ｍ以上離す。
（映像の乱れ、雑音の原因）
配線取り出し口
停電自動復帰機能を使用していることを説明して● 漏電しゃ断器が地絡保護専用の場合は、ください。
漏電しゃ断器と直列に配線用しゃ断器か手元開閉器
また、「停電時自動復帰仕様ラベル」（付属品）を本体の（開閉器+Ｂ種ヒューズ）を据え付ける。
見える所に貼り付けてください。
● 基板だけを別機器に組み込むような改造はしない。

ヒチ‫ۄ‬ș͛ǠȚ● 対象機器の周辺、
または制御盤内に設置してください。

● リレー制御機器に接続する場合は、入力・出力用の配線は3m以内で機器に接続してください。

（接続ケーブルは0.5mm²以上、出力用の配線は機器の容量に合わせて余裕のある接続ケーブルを選んでください。
）
● 上下面
（縦向き）
だけでなく、左右面（横向き）より配線取り入れ方向で固定することも可能です。
● 下面より配線取入れ方向で固定する場合● 上面より配線取入れ方向で固定する場合（制御盤内設置に限る）① 取り付け金具（付属品）を壁面に取り付ける② 爪を挿入する② 爪を挿入する

（157）

（173）

③ 取付ネジ（付属品）
で固定する③ 取付ネジ（付属品）
で固定する① 取り付け金具（付属品）を壁面に取り付ける

ビ

C-307

9. 制御関連機器

制御関連編

ビチ⥎ἠǨȚ
ケースネジ

 ˀȹʀɁȡǾǩǨ（ケースネジ：2）

終端抵抗（CN02）

7%

 上ケース1 ⯍ᛠἠȡယỮǨȚ/● ケーブルの種類

・使用基準：600Vビニール電線（現地調達）
・柔軟性のある 2 ｍm2のケーブル（推奨）● 電源線は電源端子台に、アース線はアース端子接続する。
・電源端子ネジ ：M4
・締め付けトルク：0.5N・m（推奨値）● リード線の先端は端子加工してください。

アダプタ
アドレス
スイッチ
（SW01）

に

7%
6(7
5(6(7 I/O1 側
&20

7%

設定
HA端子 状態確認
スイッチ
4Ｐ白
ランプ
（SW02） （CN06） （LED1） ૅԑঋႣΰἠȡယỮǨȚ

電源端子台
AC100-200V

8

外部出力
端子

8 235 $/0 &20

I/O1 側室内外
操作線 外部入力端子● ケーブルの種類

・柔軟性のある2芯の0.5 ～ 2 ｍm2のケーブルを必ず使用してください。
・推奨品：VCT/VCTF/CPEVS/MVVS
・シース部を含む絶縁物の厚みが1mm以上あるケーブル࣠ቊ⥎ἠࡖ● 総配線長：1000 m 以内8 8

● 他の室内・室外ユニットの室内外操作線用の端子板にも集中制御機器

接続できます。

ǙⲬǓ

室内外操作線（現地調達）
・極性なし

8 8
本機
対象機器
リレー制御機器● ノイズの影響を受けるおそれのある場所で使うときは、

シールド線（片側アース）を使ってください。
ǙⲬǓ● 端子圧着部リード線へのストレスがないように配線処理をしてください。

電源線とアース線を結束クランパー（付属品）にて固定
アース線
電源線

電源線とアース線を結束クランパー（付属品）にて固定ǙⲬǓ● 上ケースを閉める際は、配線のはさみ込みにご注意ください。

出力用配線を結束クランパー（付属品）にて固定
室内外操作線および入力用配線を
結束クランパー（付属品）にて固定

ピチラモଓඅȰȪȻɻǽई۰ǽယỮᅀᗕƛチルユヮモᑙᛡラモᴻ੿͛ǜȰȪȻɻǺယỮǨȚᅀᗕ ラモଓඅȰȪȻɻ᧸ယỮἠ⾷͛ୡ‫⾸ݨ‬ȡယỮǨȚ

HA対応エアコン用
接続線（付属品）● HA対応エアコン用接続線（付属品）を本機の基板上の室内コントロール基板

HA端子（4P白）CN06の端子に接続します。

 ૅԑȻɻɐɵʀɳ࣠ኑǺယỮǨȚ

HA端子
（4P白）

● エアコンのパネルをはずしてください。

電装ボックス● 室内コントロール基板上のHA端子（4P白）にHA対応



エアコン用接続線（付属品）を接続します。
※ エアコンのHA端子への取り付け方法は、各エアコン
メーカーにお問い合わせください。

本機基板

ラモ֝൧əɳɁౙչ၁ȡ▚઻ǨȚ

HA端子
（4P白）
CN06

 ⣌⟵ȪɻȽʀɘɋȷȡ▚઻ǨȚ● 設定スイッチSW02-1で、パルス幅を設定してください。
● 設定スイッチSW02-2をOFF（運転アンサーバック入力を使用）に※ 三洋製家庭用エアコンSAP-EX/E/S/W/WSシリーズ
してください。
（2010年製）
を接続する場合は、設定スイッチSW02-1をONにしてください。
※ JEMA標準HA端子とリレー制御機能の併用はできません。
ピ

C-308

9. 制御関連機器

制御関連編

フチɲɴʀ֝൧ᑿࠔǽယỮᅀᗕլ‫מ‬ᴻ੿ǙȗȂӱ‫מ‬ᴻ੿ǽ͘ᐯǶǨƹƛチլ‫מ‬ᴻ੿ǺǳǓǵ
設定スイッチ（SW02）により、制御対象機器に合った出力信号および運転アンサーバックの有無を選択してください。
詳しくは「8 リレー回路例」をご覧ください。
▚ ઻ Ɂ Ȭ ɋ ɉヴヸパビノヒ ヴヸパビノビ ヴヸパビノフ
OFF
ON
OFF

OFF

ヴユヵ ᴻ੿ バンユヴユヵ ᴻ੿ǚȘǽլ‫מ‬Ј‫ۥ‬⣌⟵ȪɻȽʀɘɋȷǽሱᠪ有OFF

SET1 端子 ：運転信号（パルス、a 接点）*1
RESET1 端子：停止信号 （パルス、a 接点）*1

ON

SET1 端子：運転 / 停止信号（パルス、a 接点）*1
SET1 端子から運転・停止信号が交互に出力されます無有RESET1 端子：手元禁止信号 *2

OFF
ON

OFF

ON
OFF

SET1 端子：運転 / 停止信号 ( スタティック )停止信号：接点 OFF ( 連続接点 )運転信号：接点 ON（連続接点）

有( 運転 / 停止信号出力が運転アンサーバック入力に連動しません )RESET1 端子：手元禁止信号 *2

無有( 運転 / 停止信号出力が運転アンサーバック入力に連動します )

ONቊᑿѩ
条件
端子ネジ：M3.5
締め付けトルク：0.5Ｎ・m（推奨値）*1：パルス幅は約0.5秒です。
*2：集中制御機器側からの信号に
よって次のように出力します。
必要に応じてご使用ください。
個別許可：接点OFF（連続接点）
手元禁止：接点ON（連続接点）

▚ѿѩ
端子名

切分端子

回路側

TB02

条件
配線長

：3m 以内配線太さ：0.5mm² 以上

SET1
（+）

● 接点容量・信号形式：有電圧 a 接点・接点許容電圧、電流：DC12V、3W（SET1、RESET1 両方を ON にした場合）
・最小接続負荷：5V、0.1A● 極性

RESET1（+）

COM1（ - ）SET1、RESET1：＋極COM1：－極※極性があるため、十分注意してください。

ƛチӱ‫מ‬ᴻ੿ǺǳǓǵ
ቊᑿѩ
条件

▚ѿѩ
端子名

制御対象機器より状態モニタ信号をリレー接点で受けます。 TB03
端子ネジ：M3
締め付けトルク：0.5N・m（推奨値）

OPR1

OPR：運転信号（接点ON：運転 接点OFF：停止）
ALM：警報信号（接点ON：警報あり 接点OFF：警報なし）

ALM1● 接点容量COM1・信号形式：無電圧 a 接点 スタティック
・接点許容電圧：DC12V±10%・接点許容電流：Max 10mA

フ

C-309

切分端子

回路側

条件
配線長 ：3m以内
配線太さ：0.5mm²以上

9. 制御関連機器

制御関連編

ブチ▚઻ɁȬɋɉǺǳǓǵ⾷ヴヸパビ⾸
ON側

OFF側

設定スイッチ（SW02）※ 出荷時の設定はすべてOFF※ JEMA標準HA端子とリレー制御機能の併用はできません。

1 2 3 4 5 6 7 8ーヴヸパビノフヾチ⣌⟵ȪɻȽʀɘɋȷ⢪ؔլ‫מ‬ーヴヸパビノヒヾチルユヮモᑙᛡラモᴻ੿ȡǣπ᧸ǽई۰
ラモ֝൧əɳɁౙչ၁

パルス出力の場合は、「4 リレー制御機器の接続方法」
を参照して
ください。
スタティック出力の場合● ON ：スタティック出力が、運転アンサーバック入力に連動する● OFF：スタティック出力は、
運転アンサーバック入力に連動しない※ リモコン付きの全熱交換器式換気扇を制御する場合はONにしてください。

● ON ：パルス幅0.25秒● OFF：パルス幅0.5秒

ーヴヸパビノヒヾチɲɴʀ֝൧ᑿ⃆ȡǣπ᧸ǽई۰ɲɴʀլ‫מ‬չ၁

SET/RESETリレー出力の信号形式を切り換えます。

● ON ：スタティック出力ーヴヸパビノブヾチџ⯍⅋ؔ൩ైᑿ⃆● OFF：パルス出力● ON ：停電自動復帰機能を使用ーヴヸパビノビヾチ⣌⟵ȪɻȽʀɘɋȷ

● OFF：停電自動復帰機能を不使用● ON ：運転アンサーバック入力を不使用※ 停電復帰機能を使用する場合は十分注意してください。

● OFF：運転アンサーバック入力を使用

ーヴヸパビノプヾチџᓹ˛ǽ⚋अӱ‫מ‬ーヴヸパビノピヾチ⮥˛֝൧ȪɑɴɁ▚઻ᅀᗕ● ON ：本機のアダプタアドレススイッチ（SW01）で設定● ON ：停止中の警報入力を受け付けない

詳細は、「6 アダプタアドレスの設定のしかた」を参照してください。

ーヴヸパビノヘヾチቈπ᧸ーヴヸパビノベヾチπ᧸ᱞᓹ● OFF：停止中の警報入力を受け付ける● OFF：集中制御機器から設定

プチȪɈɟɇȪɑɴɁǽ▚઻ǽǦǚǮ⾷ヴヸパヒ⾸アダプタアドレススイッチ（SW01）ȪɈɟɇȪɑɴɁǾƸૅԑɮɓɋɐǽɮɓɋɐワㄐハǺᭀഝǦȍǨƹቊᑿȡ⓹ᄋπ᧸ǨȚई۰Ǿ⦔⓹ǦǹǓȗǕǺ▚઻ǦǵǞǯǤǓƹ

ON側

OFF側

ƛチ⮥˛֝൧ȪɑɴɁȡ⮥˛֝൧ᑿࠔǚȘ▚઻ǨȚई۰（設定スイッチSW02-3をOFFにしてください。
）

1 2 3 4 5 6※ 出荷時の設定はすべてOFFƛチ⮥˛֝൧ȪɑɴɁȡȪɈɟɇȪɑɴɁɁȬɋɉǶƷチチ▚઻ǨȚई۰（設定スイッチSW02-3をONにしてください。
）● 本機のアダプタアドレスが、集中制御アドレスになります。
集中制御機器から集中制御アドレスの変更はできません。
お客様の要望に合わせて、アダプタアドレスを設定してください。
※ 本機は、系統31として登録され、アダプタアドレスと集中制御アドレスは同じになります。
όチ⾸アダプタアドレスが5番のときは、本機のユニットNo.は31-5、
集中制御アドレスは5番になります。
● 室内ユニットの集中制御アドレスと重複しないように、
設定して
ください。

室内外操作線に直接接続される室内ユニットと本機が混在している状態で集中制御機器から集中制御アドレスを設定、変更する場合に適しています。
● 本機のアダプタアドレスを、
1番から順に設定してください。

※ 本機は、系統アドレス31として登録されます。
όチ⾸アダプタアドレスが1番のとき、本機のユニットNo.は31-1になります。
本機の集中制御アドレスは集中制御機器から自由に設定できます。

ȪɈɟɇȪɑɴɁ ȪɑɴɁɁȬɋɉ ワㄐハ ȪɈɟɇȪɑɴɁ ȪɑɴɁɁȬɋɉ ワㄐハ ȪɈɟɇȪɑɴɁ ȪɑɴɁɁȬɋɉ ワㄐハ ȪɈɟɇȪɑɴɁ ȪɑɴɁɁȬɋɉ ワㄐハ
I/O1ѩǽȎ 1 2 3 4 5 6
I/O1ѩǽȎ 1 2 3 4 5 6
I/O1ѩǽȎ 1 2 3 4 5 6
I/O1ѩǽȎ 1 2 3 4 5 6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

- - - ● - - - ● - ● ● - - - ● ● - ● - ● ● ● ● ● - - - ●● - - ●
- ● - ●
● ● - ●
- - ● ●
● - ● ●
- ● ● ●
● ● ● ●

-

-

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

- - - - ●● - - - ●- ● - - ●● ● - - ●- - ● - ●● - ● - ●- ● ● - ●● ● ● - ●- - - ● ●● - - ● ●- ● - ● ●● ● - ● ●- - ● ● ●● - ● ● ●- ● ● ● ●● ● ● ● ●

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

-

※ I/O1側の位置は「2 配線する」の端子台の図を参照してください。

ブ

C-310

- - - ● - - - ● - ● ● - - - ● ● - ● - ● ● ● ● ● - - - ●● - - ●
- ● - ●
● ● - ●
- - ● ●
● - ● ●
- ● ● ●
● ● ● ●

-

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

- - - - ● ●● - - - ● ●- ● - - ● ●● ● - - ● ●- - ● - ● ●● - ● - ● ●- ● ● - ● ●● ● ● - ● ●- - - ● ● ●● - - ● ● ●- ● - ● ● ●● ● - ● ● ●- - ● ● ● ●● - ● ● ● ●- ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ●- ：スイッチOFF●：スイッチON9. 制御関連機器

制御関連編

ヘチẹᴻ྆ཷ⾷ɟɱȸ⾸● 本機のみで構成される場合、本機１台の場合は、
１か所、複数台の場合は２か所を「終端抵抗あり」に設定してください。
（３か所以上は禁止）

終端抵抗なし（OPEN）

CN02が「OPEN側」 … 終端抵抗が接続されません。
（出荷設定）
CN02が「SHORT側」… 終端抵抗が接続されます。

終端抵抗あり（SHORT）

ベチɲɴʀࡋ➇ό
これは接続回路の一例です。
əɳɁယ᠊լ‫מ‬ǽई۰
ヤ・ノヤモヱモヒԑ⤴ࡋ➇ᣀ ▉ ̗ ⱼ

※ TB02、TB03 には電圧をかけないでください。
TB02

COM（－） DC12V（＋） DC12V（＋）
COM1RESET1

SET1

OFF

TB03

ON

1）X1、X2、X3、X4 は補助継電器
OPR1

ALM1

COM1

運転入力

警報入力

X3

X4

ঋ⤴⥎ἠ

X2

X1

2）スイッチ SW02-1 を OFF
スイッチ SW02-4 を OFF
3）対象機器からの運転アンサーバックを使用しないとき、スイッチ SW02-2 を ON。
4）運転アンサーバック入力を使用しないとき、
OPR1、ALM1 は未接続（使用する入力のみ接続）

コイル電圧：DC12V※ 出力電源は本機より
DC12V を供給します。

外部から印加されるコイル電圧：AC または DC

ঋ⤴ᑿࠔ
X3

X1

操作回路
X2
X3 コイル電圧：操作回路電圧

ɁɇɎȫɋȷယ᠊լ‫מ‬ǽई۰
ヤ・ノヤモヱモヒԑ⤴ࡋ➇※ TB02、TB03 には電圧をかけないでください。
COM（－） DC12V（＋）
TB02
TB03
COM1
SET1
OPR1
ON

ᣀ ▉ ̗ ⱼ1）X1、X4 は補助継電器
ALM1

運転入力

警報入力

ঋ⤴⥎ἠ

X1

ঋ⤴ᑿࠔ

COM1

X1

X4

2）スイッチ SW02-1 をＯＮ
3）OFF 出力を集中／個別の切換に利用可能（集中制御機器で「集中」のとき ON、「個別許可」のとき OFF）
4）対象機器からの運転アンサーバックを使用しないとき、スイッチ SW02-2 を ON。
5）運転アンサーバック入力を使用しないとき、
OPR1、ALM1 は未接続。
（使用する入力のみ接続）

コイル電圧：DC12V※ 出力電源は本機より
DC12V を供給します。

ペチ⣌⟵ɿ⚋अ⒙ᰳǺǳǓǵ● 基板上の状態確認ランプ（LED1）より運転状態を確認することができます。

᠊៩əɇʀɻ
点灯（赤）
点滅
（赤）

等間隔点滅
不等間隔点滅

※1
※2

ԑチ૓
正常運転
警報発生
システム停止中※1：0.5秒毎に点灯/消灯が切り換わる点滅※2：２回点灯後、２秒消灯を繰り返す点滅

警報発生時は集中制御機器に以下の警報が表示されます。
C12：本機に接続している機器から警報入力があります。
本機に接続している機器の警報状態をご確認ください。
C19：アダプタアドレスが重複しています。
アダプタアドレスが重複しないようにアドレススイッチを設定してください。

プ

C-311

ACXF60-24724

C-312

最大 3.0 W

単相 AC 100-200V・50/60Hz

0 ℃～ 40 ℃・20% ～ 80%（屋内設置専用）

750

25穴

4.

7.5

62

(高さ) 60 mm ×（幅）235 ｍｍ(奥行き) 110 mm

165

235
222

8

品番

60

2-

25

(最

大)

5穴

ON/OFF 制御用ローカルアダプター / CZ-CAPL1（オン／オフ制御用ローカルアダプター）（照明・換気扇用）

外形寸法図

3-5×10長穴

取り付け金具（付属品）

CZ-CAPL1

（67）
8

60
30

（mm）

65

CZ-CAPL1

外形寸法

110
100

仕様

9. 制御関連機器
制御関連編

9. 制御関連機器

制御関連編

࿫͛⾷⯍ᕧ⾸క̗◻ᅽሤȲɻ⾾Ȳɝ֝൧᧸ɵʀȳɳȪɈɟɇʀ⾷ᡄᅽɿ၁ᕧག᧸⾸‫ݨ‬ᨯ CZ-CAPL1●「据付（電気）工事説明書」をよくお読みのうえ、正しく安全に施工して ●「据付（電気）工事説明書」に記載されていない方法や、指定の部品をください。特に「安全上のご注意」
は、施工前に必ずお読みください。 使用しない方法で据え付けされたことにより事故や損害が生じたときには、当社では責任を負えません。また、その据え付けが原因●据付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認してください。
また、「据付( 電気) 工事説明書」は、お客様で保管いただくよう依頼してください。 で故障が生じた場合は、製品保証の対象外となります。
●移設、修理の場合は「据付（電気）工事説明書」を工事担当の方へお渡しください。 ●接続する機器に付属の「据付（電気）工事説明書」もあわせてご覧ください。

યӴˀǽǣᗨ๟ ർǩǙમșǞǯǤǓ
人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
ƛチ◳ǲǮπǓᅀȡǦǮǷǜǺ᧯ǧȚ‫્ڈ‬ȓ၏્ǽᲦಏȡٚոǦǵƸƛチǙમșǓǮǯǞԑ૓ȡᓎǽࡖ▉‫ۥ‬Ƕ◻ᅽǦǵǓȍǨƹ
◻ᅽǦǵǓȍǨƹ

⚋‫「 ܝ‬死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

してはいけない内容（禁止事項）です。

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生する

ᗨ๟ おそれがある内容」です。

実行しなければならない内容（強制事項）です。

チ⚋‫ܝ‬
࿫͛
⾷⯍ᕧ⾸
క̗ȡǨȚ֭ǺቊΧȡ࿫Ǘ͛ǠȚǷǜǺ● ⥎ἠȡǾǤȍǹǓȗǕǺƸ
ȳɘʀǾә⢡ș᯺ીǺ‫ۄ‬ș͛ǠȚ（感電、火災の原因）● ⯍ࡿ᯺◜ǹǸɎɁɇʀȡπ᧸ǨȚ⭾Ǿ١ոᗨ๟ǨȚ（感電、
故障の原因）
ƪチǻțǮཆǶႣΰǦǹǓ（感電、故障の原因）

ƪチ࿫͛⾷⯍ᕧ⾸క̗ǾƸǙ⛷Ǔˀǡǽ⛩ॹಅȓଗ⫨チ
火災の原因）
チチチᏡ‫‮‬ǺϞⲠǨȚ（感電、ƪチ⯍ᕧక̗ǾƸ⯍ᕧక̗ॲǛˁ▉Ǻ൝ǲǵ⒅Ǖ
• 電気設備に関する技術基準 • 内線規程
• 据付（電気）
工事説明書（感電、火災の原因）
⾷ӴᏩ⫳⫱ᑿ⃆͛⾸ȡ‫ۄ‬ș͛ǠȚƪチᜰ⯍ǦȒᄺࠔ（故障や、漏電時に感電、火災の原因）
ർǩଗ᧸ࡋ➇ȡπ᧸ǨȚƪチ⯍ᛠǾƸ
（感電、火災の原因）ƪチȪʀɁక̗
⾷ュ Ჷယࢄక̗⾸ȡ⒅Ǖ
• アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話などのアース線に接続しない• アース線は、ベランダの手すりにとらない（感電の原因）֝൧ଓ⛅ᑿࠔȡ⣌⟵ɿџᓹǨȚǷǜǺ
᠊ᎰΰᏡᆣǾർǩ⯍ᛠȡչșƸ● ᡄᅽȓ⯍ؔᑿǽယỮƸ‫ࡕܦ‬Ǻ͆ǛǓǹǓǚ١ոǺ᯺◜ǨȚ

（感電、
挟み込み、
巻き込みの原因）● џ⯍⅋ؔ൩ైᑿ⃆ȡπ᧸˛Ǻ⯍ᛠȡӱțȚ⭾ǾƸ١ոᗨ๟ǨȚチ（感電、挟み込み、巻き込みの原因）チᗨ๟࿫͛⾷⯍ᕧ⾸క̗ȡǨȚ֭ǺቊΧȡ࿫Ǘ͛ǠȚǷǜǺƪチᓎǽȗǕǹईཀǶπȞǹǓ• 結露するところ• 可燃性ガスなどの漏れるおそれのあるところ• 水や油（機械油含む）の飛沫の多いところ• 酸性やアルカリ性の溶液・特殊なスプレーなどを頻繁に使うところ• 腐食性ガスなどの漏れるおそれのあるところ• 有機溶剤の飛沫するところ• 電磁波が出る機械のあるところ• 電圧変動の多いところ（感電、火災などの原因）•ドレン配管近くなど、水滴が落ちるような場所に設置しない。
ƪチ⯍ᕧక̗Ǿ͆ΧǺే⯍ǦǮⰙ⯍ᕧȡȪʀɁǺყ⯍ǦǵǚȘ⒅Ǖチ（故障の原因）

火災の原因）
ƪチո╫ȓტ⢧Ǿ⒅ȞǹǓ（感電、ƪチ⥎ἠǾ⢛˛ယỮǦǹǓ（接触不良や絶縁不良、許容電流オーバーなどにより、感電や火災の原因）ƪチ⯍ᛠ⥎ἠȡɘɻɑǹǸǶትǼǵ‫ہ‬ẐǦǹǓ（発熱、
火災の原因）
ƪチ࿫͛క̗ǾƸǃ࿫͛⾷⯍ᕧ⾸క̗◻ᅽሤǄǺチチチ൝ǲǵ⒅Ǖ（感電、火災の原因）ƪチ⯍ᕧక̗ǾƸቊᑿȓɮɓɋɐǹǸǽᜰ⯍チチチǦȒᄺࠔȡչǲǵǚȘ⒅Ǖ（感電の原因）
ƪチ࿫Ǘ͛ǠǾƸ
⦔⦖Ǻ١ո‵ǗȘțȚཀǺ᯺ીǺ⒅Ǖ
（製品の落下による、けがの原因）ƪチ͛ୡ‫ݨ‬Ǿഝ᰷࿀઻ǽ⤴‫ݨ‬ȡπ᧸ǨȚ
（製品の落下、感電、火災などの原因）ƪチ⥎ἠǾƸ
ཀ઻ǽȹ⾼ɞɳȡπ᧸Ǧǵ᯺ીǺယỮǦƸቊΧȡ࿫Ǘ͛ǠȚǷǜǺ

ᴻ੿ယỮ⤴Ǻȹ⾼ɞɳǽঋ‫מ‬ǛΌȞȘǹǓȗǕǺ
᯺ીǺࡘ઻ǨȚ（故障や発熱、火災の原因）ƪチᕮᗴǓǦǹǓ（感電の原因）

ヒ

C-313

Printed in Japan
W0217-60823
ACXF60-24714
85464369957012

9. 制御関連機器

制御関連編
ঋബ଍ᗕࡖ

͘ᐯ

（mm）

πチ᧸チᚩチಏɿᛘチಏチᶽチࡕ

0 ℃～ 40 ℃・20% ～ 80%（屋内設置専用）

઻

጗

⯍

ࡿ

単相 AC 100-200V・50/60Hz

ᘲ

⛻

⯍

‫מ‬

最大 3.0 W

7.5

ƷƷƷƷ͛ୡ‫ݨ‬

165

8

65

750 㼓

110

✤ƷƷƷƷƷƷƷƷ⦖

60
30

235
222

62

ঋƷƷബƷƷ଍ƷƷᗕ(高さ) 60 mm ×（幅）235 ｍｍ(奥行き) 110 mm

5穴
4.

CZ-CAPL12-‫ݨ‬ƷƷƷƷƷƷƷƷᨯ

2-

（67）
8

25

(最

大)

＜＞：個数

‫͛ۄ‬ɕɀ
ɇɋɜɻɕɀチフjヒパ⿋⿅⿍‫ۄ‬ș͛Ǡ⦘ԃ⿋⿀⿍ệትȷɱɻəʀ
⿋⿃⿍џ⯍ᆣ⅋ؔ൩ై͘ᐯɱɡɳ
⿋⿀⿍

取り付け金具（付属品）

5穴

100

60

࿫͛
⾷⯍ᕧ⾸
క̗◻ᅽሤ ⿋⿀⿍3-5×10長穴※ ケーブルは現地調達のため、付属していません。

џ⯍⅋ؔ൩ైᑿ⃆࿫Ǘ͛Ǡᆣǽǣᗨ๟● 次のような場所に据え付けない。

本機には、
停電自動復帰機能が搭載されております。
• 直射日光や直接外気が当たる、窓際など（設定方法は、「4 設定スイッチについて」参照）
制御盤• 不安定な場所、衝撃や振動のある場所
この機能は、
予期せぬ短時間の停電に際し、停電後自動的に（落下の原因）10mm
停電前の運転状態に復帰する機能です。
• 熱源の近くなど
停電自動復帰機能を使用する場合、運転中に機器点検作業• 結露するところ
10mm
10mmなどで故意に電源スイッチを切り、その後電源スイッチを入れた● 床面に対して垂直に据え付ける。
場合でも、自動的に運転が始まり、機器が動き出します。
● 設置するときは、配線取り出し口を50mm以上、その他三面を10mm以上空ける。
（右図参照）※ 機器点検作業時は、安全確保のため必ずブレーカーを
50mm● テレビ、
切ってください。
ラジオ、
パソコンなどの機器から※ 本機を引き渡す前に、必ず保守担当の方やお客様に１ｍ以上離す。
（映像の乱れ、雑音の原因）
配線取り出し口
停電自動復帰機能を使用していることを説明して● 漏電しゃ断器が地絡保護専用の場合は、ください。
漏電しゃ断器と直列に配線用しゃ断器か手元開閉器
また、「停電時自動復帰仕様ラベル」（付属品）を本体の（開閉器+Ｂ種ヒューズ）を据え付ける。
見える所に貼り付けてください。
● 基板だけを別機器に組み込むような改造はしない。

ヒチ‫ۄ‬ș͛ǠȚ● 対象機器の周辺、
または制御盤内に設置してください。

● リレー制御機器に接続する場合は、入力・出力用の配線は3m以内で機器に接続してください。

（接続ケーブルは0.5mm²以上、出力用の配線は機器の容量に合わせて余裕のある接続ケーブルを選んでください。
）
● 上下面
（縦向き）
だけでなく、左右面（横向き）より配線取り入れ方向で固定することも可能です。
● 下面より配線取入れ方向で固定する場合● 上面より配線取入れ方向で固定する場合（制御盤内設置に限る）① 取り付け金具（付属品）を壁面に取り付ける② 爪を挿入する② 爪を挿入する

（157）

（173）

③ 取付ネジ（付属品）
で固定する③ 取付ネジ（付属品）
で固定する① 取り付け金具（付属品）を壁面に取り付ける

ビ

C-314

9. 制御関連機器

制御関連編

ビチ⥎ἠǨȚ
ケースネジ

 ˀȹʀɁȡǾǩǨ（ケースネジ：2）

終端抵抗（CN02）

 上ケース7%
1/

 ⯍ᛠἠȡယỮǨȚ

に6(7
5(6(7 I/O1 側
&20

設定
スイッチ
（SW02）

6(7

状態確認
ランプ
（LED1）

 ૅԑঋႣΰἠȡယỮǨȚ

7%

&20
8 235 $/0 &20 235 $/0 &20

8

室内外
操作線

● ケーブルの種類

・柔軟性のある2芯の0.5 ～ 2 ｍm2のケーブルを必ず使用してください。
・推奨品：VCT/VCTF/CPEVS/MVVS
・シース部を含む絶縁物の厚みが1mm以上あるケーブル

5(6(7 I/O2 側

外部出力端子・使用基準：600Vビニール電線（現地調達）
・柔軟性のある 2 ｍm2のケーブル（推奨）● 電源線は電源端子台に、アース線はアース端子接続する。
・電源端子ネジ ：M4
・締め付けトルク：0.5N・m（推奨値）● リード線の先端は端子加工してください。

7%

アダプタ
アドレス
スイッチ
（SW01）● ケーブルの種類

電源端子台
AC100-200V

I/O1 側I/O2 側外部入力端子ǙⲬǓ● 端子圧着部リード線へのストレスがないように配線処理をしてください。
アース線

電源線とアース線を結束
クランパー（付属品）にて固定● 総配線長：1000 m 以内

● 他の室内・室外ユニットの室内外操作線用の電源線

端子板にも接続できます。

ǙⲬǓ● ノイズの影響を受けるおそれのある場所で使う

ときは、シールド線（片側アース）を使ってください。

電源線とアース線を結束クランパー（付属品）にて固定

࣠ቊ⥎ἠࡖ
8 8

8 8
本機

集中制御機器

室内外操作線（現地調達）
・極性なし

対象機器リレー制御機器

出力用配線を結束クランパー（付属品）にて固定
ǙⲬǓ

室内外操作線および入力用配線を
結束クランパー（付属品）にて固定● 上ケースを閉める際は、配線のはさみ込みにご注意ください。

ピチɲɴʀ֝൧ᑿࠔǽယỮᅀᗕլ‫מ‬ᴻ੿ǙȗȂӱ‫מ‬ᴻ੿ǽ͘ᐯǶǨƹɲɴʀ֝൧ᑿࠔȡ⿁۞ȍǶယỮ‫⃆۝‬ǶǨƹø⿀۞ǽȎǽယỮǽई۰ǾƸヴヸパビノヘȡヰワǺǦǵǞǯǤǓƹ

ƛチլ‫מ‬ᴻ੿ǺǳǓǵ
設定スイッチ（SW02）により、制御対象機器に合った出力信号および運転アンサーバックの有無を選択してください。
詳しくは「8 リレー回路例」をご覧ください。
▚ ઻ Ɂ Ȭ ɋ ɉヴヸパビノヒ ヴヸパビノビ ヴヸパビノフ
OFF
ON
OFF

OFF

ヴユヵ ᴻ੿ バンユヴユヵ ᴻ੿ǚȘǽլ‫מ‬Ј‫ۥ‬OFF

SET1、2 端子 ：運転信号（パルス、a 接点）*1
RESET1、2 端子：停止信号（パルス、a 接点）*1

ON

SET1、2 端子：運転 / 停止信号（パルス、a 接点）*1
SET1、2 端子から運転・停止信号が交互に出力されます⣌⟵ȪɻȽʀɘɋȷǽሱᠪ有無有RESET1、2 端子：手元禁止信号 *2

OFF
ON

OFF

ON
OFF

SET1、2 端子：運転 / 停止信号 ( スタティック )停止信号：接点 OFF ( 連続接点 )運転信号：接点 ON（連続接点）

有( 運転 / 停止信号出力が運転アンサーバック入力に連動しません )RESET1、2 端子：手元禁止信号 *2

無有( 運転 / 停止信号出力が運転アンサーバック入力に連動します )

ON

ピ

C-315

*1：パルス幅は約0.5秒です。
*2：集中制御機器側からの信号に
よって次のように出力します。
必要に応じてご使用ください。
個別許可：接点OFF（連続接点）
手元禁止：接点ON（連続接点）

9. 制御関連機器

制御関連編

ピチɲɴʀ֝൧ᑿࠔǽယỮᅀᗕ⾷ǳǴǜ⾸
ቊᑿѩ
条件

▚ѿѩ
端子名

切分端子

TB02

端子ネジ：M3.5
締め付けトルク：0.5Ｎ・m（推奨値）

回路側

条件

AC200VSET1

配線長RESET1● 接点容量：3m 以内配線太さ：0.5mm² 以上

COM1・信号形式：無電圧 a 接点・接点許容電圧、電流：AC200V、0.5A・最小接続負荷：5V、0.1A

COM
AC200VSET2RESET2COM2COMƛチӱ‫מ‬ᴻ੿ǺǳǓǵ
ቊᑿѩ
条件

▚ѿѩ

制御対象機器より状態モニタ信号をリレー接点で受けます。

端子名
TB03

切分端子

回路側

OPR1

出力端子ネジ ：M3
締め付けトルク：0.5N・m（推奨値）

ALM1

条件
配線長 ：3m以内
配線太さ：0.5mm²以上

COM1

OPR：運転信号（接点ON：運転 接点OFF：停止）
ALM：警報信号（接点ON：警報あり 接点OFF：警報なし）

OPR2● 接点容量ALM2

・信号形式：無電圧 a 接点 スタティック
・接点許容電圧：DC12V±10%・接点許容電流：Max 10mA

COM2

フチチ▚઻ɁȬɋɉǺǳǓǵ⾷ヴヸパビ⾸
ON側

OFF側

設定スイッチ（SW02）

1 2 3 4 5 6 7 8ーヴヸパビノフヾチ⣌⟵ȪɻȽʀɘɋȷ⢪ؔլ‫מ‬
パルス出力の場合は、「3 リレー制御機器の接続方法」を参照してください。
スタティック出力の場合● ON ：スタティック出力が、運転アンサーバック入力に連動する● OFF：スタティック出力は、
運転アンサーバック入力に連動しない※ リモコン付きの全熱交換器式換気扇を制御する場合はONにしてください。

※ 出荷時の設定はすべてOFFーヴヸパビノヒヾチɲɴʀլ‫מ‬ബ೙
SET/RESETリレー出力の信号形式を切り換えます。
● ON ：スタティック出力● OFF：パルス出力ーヴヸパビノブヾチџ⯍⅋ؔ൩ైᑿ⃆● ON ：停電自動復帰機能を使用ーヴヸパビノビヾチ⣌⟵ȪɻȽʀɘɋȷ

● OFF：停電自動復帰機能を不使用● ON ：運転アンサーバック入力を不使用● OFF：運転アンサーバック入力を使用※ 加湿器等を制御する場合など、運転アンサーバックを使用しない場合は、ONに設定してください。

ーヴヸパビノピヾチ⮥˛֝൧ȪɑɴɁ▚઻ᅀᗕ● ON ：本機のアダプタアドレススイッチ（SW01）で設定※ 停電復帰機能を使用する場合は十分注意してください。

ーヴヸパビノプヾチџᓹ˛ǽ⚋अӱ‫מ‬● ON ：停止中の警報入力を受け付けない● OFF：停止中の警報入力を受け付けるーヴヸパビノヘヾチɲɴʀ֝൧ᑿࠔယỮ۞ᄋ● OFF：集中制御機器から設定● ON ：1台接続● OFF：2台接続
詳細は、「5 アダプタアドレスの設定のしかた」を参照してください。 ーヴヸパビノベヾチπ᧸ᱞᓹチ

ブチȪɈɟɇȪɑɴɁǽ▚઻ǽǦǚǮ⾷ヴヸパヒ⾸ȪɈɟɇȪɑɴɁǾƸૅԑɮɓɋɐǽɮɓɋɐワㄐハǺᭀഝǦȍǨƹቊᑿȡ⓹ᄋπ᧸ǨȚई۰Ǿ⦔⓹ǦǹǓȗǕǺ▚઻ǦǵǞǯǤǓƹ

ƛチ⮥˛֝൧ȪɑɴɁȡ⮥˛֝൧ᑿࠔǚȘ▚઻ǨȚई۰（設定スイッチSW02-3をOFFにしてください。
）● 本機のアダプタアドレスを、
1番から順に設定してください。

室内外操作線に直接接続される室内ユニットと本機が混在している状態で集中制御機器から集中制御アドレスを設定、変更する場合に適しています。

※ 本機は、系統アドレス31として登録されます。
όチ⾸アダプタアドレスが1番のとき、本機のユニットNo.は31-1になります。
本機の集中制御アドレスは集中制御機器から自由に設定できます。

フ

C-316

9. 制御関連機器

制御関連編

ブチȪɈɟɇȪɑɴɁǽ▚઻ǽǦǚǮ⾷ヴヸパヒ⾸チ⾷ǳǴǜ⾸ƛチ⮥˛֝൧ȪɑɴɁȡȪɈɟɇȪɑɴɁɁȬɋɉǶ▚઻ǨȚई۰（設定スイッチSW02-3をONにしてください。
）● 本機のアダプタアドレスが、集中制御アドレスになります。
集中制御機器から集中制御アドレスの変更はできません。
お客様の要望に合わせて、アダプタアドレスを設定してください。

アダプタアドレススイッチ（SW01）
ON側※ 出荷時の設定はすべてOFF
OFF側※ 本機は、系統31として登録され、アダプタアドレスと集中制御アドレスは同じになります。

1 2 3 4 5 6

όチ⾸アダプタアドレスが5番のときは、本機のユニットNo.は31-5、
集中制御アドレスは5番になります。
● 室内ユニットの集中制御アドレスと重複しないように、設定してください。
● 負荷の接続台数によってアダプタアドレス設定方法が違います。

下記の表を参照してください。
（負荷接続台数はSW02-7で設定します）

⾷⿀⾸⿁۞ယỮǽई۰ȪɈɟɇȪɑɴɁ ȪɑɴɁɁȬɋɉ ワㄐハ ȪɈɟɇȪɑɴɁ ȪɑɴɁɁȬɋɉ ワㄐハ ȪɈɟɇȪɑɴɁ ȪɑɴɁɁȬɋɉ ワㄐハ ȪɈɟɇȪɑɴɁ ȪɑɴɁɁȬɋɉ ワㄐハ,2ѩ ,2 ѩ       ,2ѩ ,2 ѩ       ,2ѩ ,2 ѩ       ,2ѩ ,2 ѩ      



















㻖
㻖
㻖
㻖
㻖
㻖
㻖
㻖

㻙 㻙 㻙
䖃 㻙 㻙
㻙 䖃 㻙
䖃 䖃 㻙
㻙 㻙 䖃
䖃 㻙 䖃
㻙 䖃 䖃
䖃 䖃 䖃

㻙
㻙
㻙
㻙
㻙
㻙
㻙
㻙

㻙
㻙
㻙
㻙
㻙
㻙
㻙
㻙



















㻖
㻖
㻖
㻖
㻖
㻖
㻖
㻖

㻙 㻙 㻙 䖃䖃 㻙 㻙 䖃㻙 䖃 㻙 䖃䖃 䖃 㻙 䖃㻙 㻙 䖃 䖃䖃 㻙 䖃 䖃㻙 䖃 䖃 䖃䖃 䖃 䖃 䖃










㻙
㻙
㻙
㻙
㻙
㻙
㻙
㻙










㻖
㻖
㻖
㻖
㻖
㻖
㻖
㻖

㻙 㻙 㻙
䖃 㻙 㻙
㻙 䖃 㻙
䖃 䖃 㻙
㻙 㻙 䖃
䖃 㻙 䖃
㻙 䖃 䖃
䖃 䖃 䖃

㻙
㻙
㻙
㻙
㻙
㻙
㻙
㻙

䖃
䖃
䖃
䖃
䖃
䖃
䖃
䖃

㻖：未使用(don't care)



















㻖
㻖
㻖
㻖
㻖
㻖
㻖
㻖

㻙 㻙 㻙 䖃 䖃䖃 㻙 㻙 䖃 䖃㻙 䖃 㻙 䖃 䖃䖃 䖃 㻙 䖃 䖃㻙 㻙 䖃 䖃 䖃䖃 㻙 䖃 䖃 䖃㻙 䖃 䖃 䖃 䖃䖃 䖃 䖃 䖃 䖃

㻙：スイッチOFF

䖃：スイッチON

⾷⿁⾸ヒ۞ယỮǽई۰ȪɈɟɇȪɑɴɁ ȪɑɴɁɁȬɋɉ ワㄐハ ȪɈɟɇȪɑɴɁ ȪɑɴɁɁȬɋɉ ワㄐハ ȪɈɟɇȪɑɴɁ ȪɑɴɁɁȬɋɉ ワㄐハ ȪɈɟɇȪɑɴɁ ȪɑɴɁɁȬɋɉ ワㄐハ,2ѩǽȎ      ,2ѩǽȎ      ,2ѩǽȎ      ,2ѩǽȎ      


















㻙 㻙 㻙 㻙䖃 㻙 㻙 㻙㻙 䖃 㻙 㻙䖃 䖃 㻙 㻙㻙 㻙 䖃 㻙䖃 㻙 䖃 㻙㻙 䖃 䖃 㻙䖃 䖃 䖃 㻙㻙 㻙 㻙 䖃䖃 㻙 㻙 䖃㻙 䖃 㻙 䖃䖃 䖃 㻙 䖃㻙 㻙 䖃 䖃䖃 㻙 䖃 䖃㻙 䖃 䖃 䖃䖃 䖃 䖃 䖃

㻙
㻙
㻙
㻙
㻙
㻙
㻙
㻙
㻙
㻙
㻙
㻙
㻙
㻙
㻙
㻙

㻙
㻙
㻙
㻙
㻙
㻙
㻙
㻙
㻙
㻙
㻙
㻙
㻙
㻙
㻙
㻙


















㻙 㻙 㻙 㻙 䖃䖃 㻙 㻙 㻙 䖃㻙 䖃 㻙 㻙 䖃䖃 䖃 㻙 㻙 䖃㻙 㻙 䖃 㻙 䖃䖃 㻙 䖃 㻙 䖃㻙 䖃 䖃 㻙 䖃䖃 䖃 䖃 㻙 䖃㻙 㻙 㻙 䖃 䖃䖃 㻙 㻙 䖃 䖃㻙 䖃 㻙 䖃 䖃䖃 䖃 㻙 䖃 䖃㻙 㻙 䖃 䖃 䖃䖃 㻙 䖃 䖃 䖃㻙 䖃 䖃 䖃 䖃䖃 䖃 䖃 䖃 䖃


















㻙
㻙
㻙
㻙
㻙
㻙
㻙
㻙
㻙
㻙
㻙
㻙
㻙
㻙
㻙
㻙

㻙 㻙 㻙 㻙䖃 㻙 㻙 㻙㻙 䖃 㻙 㻙䖃 䖃 㻙 㻙㻙 㻙 䖃 㻙䖃 㻙 䖃 㻙㻙 䖃 䖃 㻙䖃 䖃 䖃 㻙㻙 㻙 㻙 䖃䖃 㻙 㻙 䖃㻙 䖃 㻙 䖃䖃 䖃 㻙 䖃㻙 㻙 䖃 䖃䖃 㻙 䖃 䖃㻙 䖃 䖃 䖃䖃 䖃 䖃 䖃

㻙
㻙
㻙
㻙
㻙
㻙
㻙
㻙
㻙
㻙
㻙
㻙
㻙
㻙
㻙
㻙

䖃
䖃
䖃
䖃
䖃
䖃
䖃
䖃
䖃
䖃
䖃
䖃
䖃
䖃
䖃
䖃


















㻙 㻙 㻙 㻙 䖃 䖃䖃 㻙 㻙 㻙 䖃 䖃㻙 䖃 㻙 㻙 䖃 䖃䖃 䖃 㻙 㻙 䖃 䖃㻙 㻙 䖃 㻙 䖃 䖃䖃 㻙 䖃 㻙 䖃 䖃㻙 䖃 䖃 㻙 䖃 䖃䖃 䖃 䖃 㻙 䖃 䖃㻙 㻙 㻙 䖃 䖃 䖃䖃 㻙 㻙 䖃 䖃 䖃㻙 䖃 㻙 䖃 䖃 䖃䖃 䖃 㻙 䖃 䖃 䖃㻙 㻙 䖃 䖃 䖃 䖃䖃 㻙 䖃 䖃 䖃 䖃㻙 䖃 䖃 䖃 䖃 䖃䖃 䖃 䖃 䖃 䖃 䖃㻙：スイッチOFF※ I/O1側とI/O2側の位置は「2 配線する」の端子台の図を参照してください。

䖃：スイッチON

プチẹᴻ྆ཷ⾷ɟɱȸ⾸● 本機のみで構成される場合、本機１台の場合は、１か所、複数台の場合は２か所を「終端抵抗あり」に設定してください。
（３か所以上は禁止）

CN02が「OPEN側」 … 終端抵抗が接続されません。
（出荷設定）
CN02が「SHORT側」… 終端抵抗が接続されます。

終端抵抗なし（OPEN）

終端抵抗あり（SHORT）

ヘチ⣌⟵ɿ⚋अ⒙ᰳǺǳǓǵ● 基板上の状態確認ランプ（LED1）より運転状態を確認することができます。

᠊៩əɇʀɻ
点灯（赤）
点滅
（赤）

等間隔点滅
不等間隔点滅

※1
※2

ԑチ૓
正常運転
警報発生
システム停止中※1：0.5秒毎に点灯/消灯が切り換わる点滅※2：２回点灯後、２秒消灯を繰り返す点滅

警報発生時は集中制御機器に以下の警報が表示されます。
C12：本機に接続している機器から警報入力があります。
本機に接続している機器の警報状態をご確認ください。
C19：アダプタアドレスが重複しています。
アダプタアドレスが重複しないようにアドレススイッチを設定してください。
設定スイッチSW2-7がOFF(２台接続）の場合、本機１台につき２つのアダプタアドレスを使用するため、２つのアダプタアドレスが両方とも重複しないようにアドレススイッチを設定してください。

ブ

C-317

9. 制御関連機器

制御関連編

ベチɲɴʀࡋ➇ό
これは接続回路の一例です。
əɳɁယ᠊լ‫מ‬ǽई۰
ヤ・ノヤモヱロヒ
ԑ⤴ࡋ➇
TB02

COM1

RESET1

SET1

OFF

ঋ⤴⥎ἠ
～

TB03

※ TB03 には電圧をかけないでください。
OPR1

ON

;

ᣀ ▉ ̗ ⱼ

;

ALM1

COM1

運転入力

警報入力

X3

X4

外部から印加されるコイル電圧：AC または DC
X32）スイッチ SW02-1 を OFF
スイッチ SW02-4 を OFF
3）対象機器からの運転アンサーバックを使用しないとき、スイッチ SW02-2 を ON。
4）運転アンサーバック入力を使用しないとき、
OPR1、ALM1 は未接続。
（使用する入力のみ接続）

外部から印加されるコイル電圧：AC または DCঋ⤴ᑿࠔ1）X1、X2、X3、X4 は補助継電器※ 1 台接続の場合

X1

操作回路

X2
; コイル電圧：操作回路電圧

ɁɇɎȫɋȷယ᠊լ‫מ‬ǽई۰
ヤ・ノヤモヱロヒ
ԑ⤴ࡋ➇

TB02

COM1

SET1

TB03

※ TB03 には電圧をかけないでください。
OPR1

ON

ঋ⤴⥎ἠ
～

ঋ⤴ᑿࠔ

ᣀ ▉ ̗ ⱼ

;

ALM1

COM1

運転入力

警報入力

X1

X4

● 対象機器が AC200V、0.5A 以下の場合

COM1

SET1
ON

～

ঋ⤴ᑿࠔ

3）RESET 出力を集中／個別の切換に利用可能（集中制御機器で「集中」のとき ON、「個別許可」のとき OFF）

5）運転アンサーバック入力を使用しないとき、
OPR1、ALM1 は未接続。
（使用する入力のみ接続）

TB02

ঋ⤴⥎ἠ

2）スイッチ SW02-1 をＯＮ4）対象機器からの運転アンサーバックを使用しないとき、スイッチ SW02-2 を ON。

外部から印加されるコイル電圧：AC または DC

ヤ・ノヤモヱロヒԑ⤴ࡋ➇1）X1、X4 は補助継電器※ １台接続の場合

ଓ⛅ᑿࠔ

対象機器が AC200V、0.5A 以下の場合は、SET 出力により直接制御（電源直切り）が可能Ӵᡡ̰၁ᕧ೙၁ᕧགǷǽယỮᣀ ▉ ̗ ⱼ

※ TB02、TB03 には直接電圧をかけないでください。

TB02

ঋ⤴⥎ἠ

1）スイッチ SW02-1 を OFF
スイッチ SW02-2 を OFF
スイッチ SW02-4 を ON

SET1 出力
無電圧 a 接点

ヤ・ノヤモヱロヒ
ԑ⤴ࡋ➇

COM1

SET1
ON

TB03

OPR1

COM1

運転入力

X1

ঋ⤴ᑿࠔ

全熱交換器式換気扇
外部運転停止制御入力（無電圧 a 接点パルス入力）

全熱交換器式換気扇
運転状態出力（無電圧 a 接点）

プ

C-318

2）全熱交換器式換気扇の・外部運転停止制御入力は、
無電圧 a 接点パルス
・運転状態出力は、
無電圧 a 接点パルス
注）集中制御機器または全熱交換器式
換気扇のリモコンから繰り返し連続で運転／停止操作をすると､全熱交換器式換気扇が､設定を受け付けないことがあります。
ACXF60-24714

9. 制御関連機器

制御関連編

室内用リレー中継基板 / CZ-01APC3

■仕 様
品

番

CZ-01APC3
単相200V 50/60Hz

電 源 定 格
外形寸法mm(高さ) 56 × (幅) 130 × (奥行) 132

質

ｇ

850

量

■ 外形寸法図

１１４
１１２

１２８

７０

１０８

１３０

８－φ４．５

単位：ｍｍ

１０

１２２
５６

１３２

品番

C-319

CZ-01APC3

外形寸法図(リレー中継基板《室内機用》)

9. 制御関連機器

制御関連編

ᤣ௜ 㟁Ẽ ᕤ஦ᢸᙜ࠾ࡼࡧࢧ࣮ࣅࢫᢸᙜࡢ࠿ࡓ࡬ CZ-01APC3

Ᏻ඲ୖ䛾䛤ὀព
䕔ᤣ௜ᕤ஦䚸㟁Ẽᕤ஦䛿䚸䛣䛾䛂Ᏻ඲ୖ䛾䛤ὀព䛃䜢䜘䛟䛚ㄞ䜏䛾䛖䛘☜ᐇ䛻⾜䛳䛶䛟䛰䛥䛔䚹䕔䛣䛣䛻♧䛧䛯ὀព஦㡯䛿䚸䛂䚷䚷㆙࿌䛃䚸䛂䚷䚷ὀព䛃䛻༊ศ䛧䛶䛔䜎䛩䛜䚸䛔䛪䜜䜒Ᏻ඲䛻㛵䛩䜛㔜せ䛺ෆᐜ䜢グ㍕䛧䛶䛔䜎䛩䛾䛷䚸ᚲ䛪Ᏺ䛳䛶䛟䛰䛥䛔䚹⾲♧䛸ព࿡䛿ḟ䛾䜘䛖䛻䛺䛳䛶䛔䜎䛩䚹㆙࿌ྲྀᢅ䛔䜢ㄗ䛳䛯ሙྜ䚸ே䛜Ṛஸ䜎䛯䛿㔜യ䜢㈇䛖ྍ⬟ᛶ䛜᝿ᐃ䛥䜜䜛ሙྜ䚹ὀពྲྀᢅ䛔䜢ㄗ䛳䛯ሙྜ䚸ே䛜㍍യ䜢㈇䛖༴㝤䛜᝿ᐃ䛥䜜䜛ሙྜ䛚䜘䜃≀ⓗᦆᐖ䛾䜏䛾Ⓨ⏕䛜᝿ᐃ䛥䜜䜛ሙྜ䚹㆙࿌䖃ᤣ௜䚸㟁Ẽᕤ஦䛿䚸㈍኎ᗑཪ䛿ᑓ㛛ᴗ⪅䛻౫㢗䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹䛤⮬ศ䛷ᤣ䛘௜䛡ᕤ஦䜢䛥䜜୙ഛ䛜䛒䜛䛸䚸Ỉ₃䜜䜔ឤ㟁䞉ⅆ⅏➼䛾ཎᅉ䛻䛺䜚䜎䛩䚹䖃㟁Ẽᕤ஦䛿䚸㟁Ẽᕤ஦ኈ䛾㈨᱁䛾䛒䜛᪉䛜䚸䛂㟁Ẽタഛ䛻㛵䛩䜛ᢏ⾡ᇶ‽䛃䚸䛂ෆ⥺つᐃ䛃ཬ䜃䇿ᤣ௜䠄㟁Ẽ䠅ᕤ஦ᢸᙜ䛚䜘䜃䝃䞊䝡䝇ᢸᙜ䛾䛛䛯䜈䇿䛻ᚑ䛳䛶᪋ᕤ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹䖃㟁※ᅇ㊰ᐜ㔞୙㊊䜔᪋ᕤ୙ഛ䛜䛒䜛䛸䚸ឤ㟁䞉ⅆ⅏䛾ཎᅉ䛻䛺䜚䜎䛩䚹䖃㓄⥺䛿䚸ᡤᐃ䛾䜿䠉䝤䝹䜢౑⏝䛧䛶☜ᐇ䛻᥋⥆䛧䚸➃Ꮚ᥋⥆㒊䛻䜿䠉䝤䝹䛾እຊ䛜ఏ䜟䜙䛺䛔䜘䛖䛻☜ᐇ䛻ᅛᐃ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹᥋⥆䜔ᅛᐃ䛜୙᏶඲䛺ሙྜ䛿䚸Ⓨ⇕䚸ⅆ⅏➼䛾ཎᅉ䛻䛺䜚䜎䛩䚹䖃䠝䠟䠎䠌䠌䠲䜢౑⏝䛩䜛ሙྜ䛿䚸☜ᐇ䛻䜰䞊䝇䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹䜰䞊䝇䛜୙᏶඲䛾ሙྜ䚸ឤ㟁஦ᨾ䛾䛚䛭䜜䛜䛒䜚䜎䛩䚹䖃సᴗ୰䛻෭፹䜺䝇䛜₃䜜䛯ሙྜ䛿᥮Ẽ䜢䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹෭፹䜺䝇䛜ⅆẼ䛻ゐ䜜䜛䛸᭷ẘ䜺䝇䛜Ⓨ⏕䛩䜛ཎᅉ䛻䛺䜚䜎䛩䚹䖃タ⨨ᕤ஦⤊஢ᚋ䚸෭፹䜺䝇䛜₃䜜䛶䛔䛺䛔䛣䛸䜢☜ㄆ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹෭፹䜺䝇䛜ᐊෆ䛻₃䜜䚸䝣䜯䞁䝠䠉䝍䚸䝇䝖䠉䝤䚸䝁䞁䝻䛺䛹䛾ⅆẼ䛻ゐ䜜䜛䛸᭷ẘ䜺䝇䛜Ⓨ⏕䛩䜛ཎᅉ䛻䛺䜚䜎䛩䚹ὀព䖃ྍ⇞ᛶ䜺䝇䛾₃䜜䜛ᜍ䜜䛾䛒䜛ሙᡤ䜈䛾タ⨨䛿⾜䜟䛺䛔䛷䛟䛰䛥䛔䚹୓୍䜺䝇䛜₃䜜䛶䝴䝙䝑䝖䛾࿘ᅖ䛻⁀䜛䛸䚸Ⓨⅆ䛾ཎᅉ䛻䛺䜛䛣䛸䛜䛒䜚䜎䛩䚹

䠍䠊௜ᒓရ
ᙧ≧

㒊ရྡ⛠

䐟

ဨᩘ
䠍ᮏ

㏻ಙ⏝䜿䞊䝤䝹
䠍䠕䠌䠌䡉䡉

䐠䝍䝑䝢䞁䝛䝆
䠄ᮏయᅛᐃ⏝䠅䠐㽢䠍䠌ᤣ௜㻔㟁Ẽ㻕ᕤ஦ᢸᙜ䠐ಶ䠍㒊䐡 䛚䜘䜃䝃䞊䝡䝇ᢸᙜ䛾䛛䛯䜈

䠉䠍䠉

C-320

9. 制御関連機器

制御関連編

䠎䠊ᐊෆ䝴䝙䝑䝖䛸䛾᥋⥆䠰䠍䠌䝁䝛䜽䝍䠄䠒䠬㯤䠅䜈䞉䝝䝖䝯䝂䝮䛻ษ䜜㎸䜏䜢ධ䜜䚸௜ᒓ䛾㏻ಙ⏝䜿䞊䝤䝹
䜢㏻䛧䛶䝸䝺䞊୰⥅ᇶᯈ䛾䠟䠪䠍䛻᥋⥆䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹
䞉㏻ಙ⏝䜿䞊䝤䝹䛾䜒䛖୍᪉䜢ᐊෆ䝁䞁䝖䝻䞊䝹ᇶᯈୖ䛾䠰䠍䠌䝁䝛䜽䝍䠄䠒䠬㯤䠅䛻᥋⥆䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹䞉㐲᪉ᶵჾ䛛䜙䛾ಙྕ䛜↓㟁ᅽ䛾ሙྜ䛿䚸䠝䠟䠎䠌䠌䠲㟁※⏝䜿䞊䝤䝹㻔⌧ᆅㄪ㐩㻕䜢ᐊෆ䝴䝙䝑䝖䛾㟁※➃Ꮚᯈ䠄䠮䠋䠯䠅䛸᥋⥆䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹䜽䝷䞁䝟䛷ᅛᐃ

䠟䠪䠍䝇䜲䝑䝏䠯䠳䠍

ᐊෆ䝁䞁䝖䝻䞊䝹ᇶᯈ䠰䠍䠌䝁䝛䜽䝍䠄䠒䠬㯤䠅

➃Ꮚᯈ

䝟䝹䝇
䝇䝍䝔䜱䝑䜽

䝸䝺䞊୰⥅ᇶᯈ䛛䜙䠏䠊䝅䝇䝔䝮⣔⤫ᅗ䞉㐲㝸㐠㌿䛩䜛ሙྜ䛿䚸䜾䝹䞊䝥ෆ䛾䛔䛪䜜䛛䛾ᐊෆ䝴䝙䝑䝖䛻䝸䝺䞊୰⥅ᇶᯈ䜢᥋⥆䛧䜎䛩䚹䞉㐠㌿䠋㆙ሗ䝰䝙䝍ಙྕ䜢ྲྀ䜚ฟ䛩ሙྜ䛿ᐊෆ䝴䝙䝑䝖䛤䛸䛻䝸䝺䞊୰⥅ᇶᯈ䜢᥋⥆䛧䜎䛩䚹䝅䝇䝔䝮⣔⤫ᅗ䛾౛ᐊእࣘࢽࢵࢺ
ᐊෆእ᧯స⥺➃Ꮚᯈ ᐊෆእ᧯స⥺
ᐊෆࣘࢽࢵࢺ ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝᇶᯈ
ᐊෆእ᧯స⥺
7
➃Ꮚᯈ
ࣜࣔࢥࣥ
➃Ꮚᯈ
 

㟁※
➃Ꮚᯈ 5 6

ᐊෆࣘࢽࢵࢺ
ᐊෆࣘࢽࢵࢺ ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝᇶᯈ
ᐊෆእ᧯స⥺7➃Ꮚᯈ ᐊෆእ᧯స⥺
➃Ꮚᯈ
ࣜࣔࢥࣥ
➃Ꮚᯈ
 

ࣜࣔࢥࣥ
➃Ꮚᯈ
 

㟁※
➃Ꮚᯈ 5 6

ࣜࣔࢥࣥ㓄⥺
 
ࣜࣔࢥࣥ
ู኎ရ

 
࣮ࣜࣞ୰⥅ᇶᯈ
↓㟁ᅽࡢሙྜ

ࣜࣔࢥࣥ
ู኎ရ

䠉䠎䠉
C-321

࣮ࣜࣞ୰⥅ᇶᯈ
᭷㟁ᅽࡢሙྜ

9. 制御関連機器

制御関連編

䠐䠊䝸䝺䞊୰⥅ᇶᯈ䛾タ⨨䛸㐲᪉ᶵჾ䛸䛾᥋⥆䞉䝸䝺䞊୰⥅ᇶᯈ䛿ᐊෆ䝴䝙䝑䝖㏆ഐ䛷䚸⤖㟢䜔ሻᇕ䛾ᙳ㡪䜢ཷ䛡䛺䛔ሙᡤ䛻タ⨨䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹䈜௜ᒓ䛾䜿䞊䝤䝹䛿ᘏ㛗䛧䛺䛔䛷䛟䛰䛥䛔䚹ṇᖖ䛺ືస䛜⾜䜟䜜䛺䛟䛺䜚䜎䛩䚹䞉㐲᪉ᶵჾഃ䜈䛾㓄⥺䛿ୗグ䛾⥺✀䛷䚸⥺ᚄ䛿䠌䠊䠑䡉䡉䠎䡚䠎䡉䡉䠎䜢䛤౑⏝䛟䛰䛥䛔䚹䜶䝁㟁⥺グྕ 㻌ᚑ᮶グྕྡ⛠䠄ᚑ᮶ྡ⛠䠅㐺⏝つ᱁㻱㻯㻻㻝㻞㻜

㼂㻯㼀⪏⇞ᛶ䝫䝸䜶䝏䝺䞁⤯⦕⪏⇞ᛶ䝫䝸䜶䝏䝺䞁䝅䞊䝇䜻䝱䝤䝍䜲䝲୸ᆺ䜿䞊䝤䝹䠄䝡䝙䝹⤯⦕䝡䝙䝹䜻䝱䝤䝍䜲䝲䜿䞊䝤䝹䠅㻶㻯㻿㻠㻡㻜㻝
㻶㻵㻿㻌㻯㻌㻟㻟㻝㻞㻱㻹㻙㻯㻱㻱

㻯㼂㼂ไᚚ⏝⪏⇞ᛶ䝫䝸䜶䝏䝺䞁䝅䞊䝇䜿䞊䝤䝹䠄ไᚚ⏝䝡䝙䝹⤯⦕䝡䝙䝹䝅䞊䝇䜿䞊䝤䝹䠅㻶㻵㻿㻌㻯㻌㻟㻠㻜㻝㻱㻹㻙㻱㻯㼀㻲

㼂㻯㼀㻲⪏⇞ᛶ䝫䝸䜶䝏䝺䞁⤯⦕⪏⇞ᛶ䝫䝸䜶䝏䝺䞁䝅䞊䝇䜻䝱䝤䝍䜲䝲୸ᆺ䝁䞊䝗䠄䝡䝙䝹䜻䝱䝤䝍䜲䝲୸ᆺ䝁䞊䝗䠅㻶㻵㻿㻌㻯㻌㻟㻟㻜㻢㻱㻹㻙㻱㻱㻾

㼂㼂㻾䠒䠌䠌㼂⪏⇞ᛶ䝫䝸䜶䝏䝺䞁䝅䞊䝇୸ᆺ䜿䞊䝤䝹䠄䠒䠌䠌㼂䝡䝙䝹⤯⦕䝡䝙䝹䝅䞊䝇୸ᆺ䜿䞊䝤䝹䠅㻶㻵㻿㻌㻯㻌㻟㻟㻠㻞䈜䜶䝁㟁⥺䛻䛴䛔䛶䠖⣸እ⥺䠄᪥ග䚸↷᫂䛺䛹䠅䛾ᙳ㡪䜢ཷ䛡䜛ሙྜ䛿䚸㐽ග䛩䜛䛛⪏⣸እ⥺⏝䜢㻌㻌㻌䛤౑⏝䛟䛰䛥䛔䞉➃Ꮚᯈ䜈䛾᥋⥆䛿䚸䠩䠏䛾୸➃Ꮚ䠄⌧ᆅㄪ㐩䠅䜢䛤౑⏝䛟䛰䛥䛔䚹䈜ඛ➃䜢䜐䛝ฟ䛧䛯䜎䜎䛾㓄⥺䜢౑⏝䛩䜛䛸䚸䝅䝵䞊䝖䛧䛶Ⓨⅆ䛩䜛䛚䛭䜜䛜䛒䜚䜎䛩䚹
䞉㏻ಙ⏝䜿䞊䝤䝹䛸䠎䠌䠌䠲㟁※⏝䜿䞊䝤䝹䛿᮰䛽䛪䛻䚸ᚲ䛪㞳䛧䛶ᩜタ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹䈜䜿䞊䝤䝹䜢᮰䛽䜛䛸䚸㏻ಙ䜿䞊䝤䝹䛻䝜䜲䝈䜢ㄏᑟ䛧䛶ㄗືస䜢㉳䛣䛩䛚䛭䜜䛜䛒䜚䜎䛩䚹ᐊෆ㟁⿦䝪䝑䜽䝇
ᐊෆ䝁䞁䝖䝻䞊䝹ᇶᯈ㐠㌿ධຊ 䠍
ධຊ䝁䝰䞁 䠎ฟຊ䝁䝰䞁 䠑㏻ಙ⏝䜿䞊䝤䝹
䠄௜ᒓ䠅㆙ሗฟຊ 䠒
㼀㻝㻜

୰ኸไᚚ┙

➃Ꮚᯈ
䠍 㐠㌿ධຊ䠎 ධຊ䝁䝰䞁

ᡭඖ⚗Ṇධຊ 䠏㐠㌿ฟຊ 䠐

䝸䝺䞊୰⥅ᇶᯈ

䠍䠕䠌䠌㼙㼙

䠍

㐠㌿ಙྕ䠍

䠎

䠏 ᡭඖ⚗Ṇධຊ䠐 㐠㌿ฟຊ䠏䠑 ฟຊ䝁䝰䞁
䠒 ㆙ሗฟຊ

䠑

㻯㻺㻝

䠓

㐠㌿ಙྕ䠎

䠐

㆙ሗಙྕ

䠒

㐠㌿ධຊ
೵Ṇධຊ
ᡭඖ⚗Ṇධຊ
䠝䠟䠋䠠䠟䠎䠐䠲ධຊ䝁䝰䞁↓㟁ᅽධຊ䝁䝰䞁

䠔䠕ᐊෆ䝴䝙䝑䝖➃Ꮚᯈ

㻾 㻿 㼀
㟁※㓄⥺

䠍䠌
䠝䠟䠎䠌䠌䠲⏝䜿䞊䝤䝹䠄⌧ᆅㄪ㐩䠅

䠍䠍
䠍䠎
䠍䠏
䜰䞊䝇

䠉䠏䠉
C-322

䠩䠏୸➃Ꮚ䠄⌧ᆅㄪ㐩䠅

9. 制御関連機器

制御関連編䞉㐲᪉ᶵჾ䛛䜙䛾㓄⥺䛿➃Ꮚᯈ䛻᥋⥆䛧䜎䛩䛜䚸䛤౑⏝䛻䛺䜛ಙྕ䛾ᙧᘧ䛻䜘䛳䛶␗䛺䜚䜎䛩䛾䛷ὀព䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹䚷䈜ㄗ㓄⥺䛜䛒䜛䛸ᐊෆ䝴䝙䝑䝖䛜ṇᖖ䛻ືస䛧䛺䛛䛳䛯䜚䝰䝙䝍ಙྕ䛜ṇ䛧䛟ฟຊ䛥䜜䛺䛔䛰䛡䛷䛺䛟䚸ᐊෆ䝁䞁䝖䝻䞊䝹ᇶᯈ䜔䝸䝺䞊୰⥅ᇶᯈ䛜◚ቯ䛧䜎䛩䚹䚷䈜ὀ䠖䝇䝍䝔䜱䝑䜽ᙧᘧ䛷౑⏝䛩䜛䛸䛝䛿䚸䛂䠑䠊ᇶᯈୖ䛾タᐃ䛻䛴䛔䛶䛃䜢䛤☜ㄆ䛾ୖ䚸タᐃ䜢⾜䛳䛶䛟䛰䛥䛔䚹䚷䈜↓㟁ᅽ䛷౑⏝䛩䜛ሙྜ䛿㓄⥺㛗䜢䠑䠌䡉௨ୗ䛻䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹䠄䠍䠅↓㟁ᅽ䚷䝟䝹䝇ᙧᘧ䠄䠎䠅↓㟁ᅽ䚷䝇䝍䝔䜱䝑䜽ᙧᘧ䚷䈜ὀ

➃Ꮚᯈ

➃Ꮚᯈ

㻝
㻞
㻟
㻠
㻡
㻢
㻣
㻤
㻥

㻝
㻞
㻟
㻠
㻡
㻢
㻣

㐠㌿䝰䝙䝍䐟䠄䝸䝺䞊᥋Ⅼฟຊ䠅㐠㌿䝰䝙䝍䐠䠄䝸䝺䞊᥋Ⅼฟຊ䠅㆙ሗ䝰䝙䝍䠄䝸䝺䞊᥋Ⅼฟຊ䠅㐠㌿ᣦ௧䠄䝟䝹䝇䠅೵Ṇᣦ௧䠄䝟䝹䝇䠅ᡭඖ⚗Ṇᣦ௧䠄䝇䝍䝔䜱䝑䜽䠅

㻝㻝
㻝㻞
㻝㻟

㻥

㐠㌿䝰䝙䝍䐠䠄䝸䝺䞊᥋Ⅼฟຊ䠅㆙ሗ䝰䝙䝍䠄䝸䝺䞊᥋Ⅼฟຊ䠅㐠㌿䠋೵Ṇᣦ௧䠄䝇䝍䝔䜱䝑䜽䠅ᡭඖ⚗Ṇᣦ௧䠄䝇䝍䝔䜱䝑䜽䠅

㻝㻝
㻝㻞
㻝㻟

ᐊෆ䝴䝙䝑䝖㟁※➃Ꮚᯈ䠮䠋䠯䠎䠌䠌䠲㟁※⏝䜿䠉䝤䝹䠄⌧ᆅㄪ㐩䠅㐠㌿䝰䝙䝍䐟䠄䝸䝺䞊᥋Ⅼฟຊ䠅ᐊෆ䝴䝙䝑䝖㟁※➃Ꮚᯈ䠮䠋䠯䠎䠌䠌䠲㟁※⏝䜿䠉䝤䝹䠄⌧ᆅㄪ㐩䠅

䠄䠏䠅䠠䠟䠎䠐䠲䚷䝟䝹䝇ᙧᘧ䠄䠐䠅䠠䠟䠎䠐䠲䚷䝇䝍䝔䜱䝑䜽ᙧᘧ䚷䈜ὀ

➃Ꮚᯈ

➃Ꮚᯈ

㻝
㻞
㻟
㻠
㻡
㻢
㻣
㻤
㻥
㻝㻜

㻝
㻞
㻟
㻠
㻡
㻢
㻣

㐠㌿䝰䝙䝍䐟䠄䝸䝺䞊᥋Ⅼฟຊ䠅㐠㌿䝰䝙䝍䐠䠄䝸䝺䞊᥋Ⅼฟຊ䠅㆙ሗ䝰䝙䝍䠄䝸䝺䞊᥋Ⅼฟຊ䠅㐠㌿ᣦ௧䠄䝟䝹䝇䠅೵Ṇᣦ௧䠄䝟䝹䝇䠅ᡭඖ⚗Ṇᣦ௧䠄䝇䝍䝔䜱䝑䜽䠅

㻥
㻝㻜

䠇䠎䠐䠲
䠣䠪䠠

㐠㌿䝰䝙䝍䐟䠄䝸䝺䞊᥋Ⅼฟຊ䠅㐠㌿䝰䝙䝍䐠䠄䝸䝺䞊᥋Ⅼฟຊ䠅㆙ሗ䝰䝙䝍䠄䝸䝺䞊᥋Ⅼฟຊ䠅㐠㌿䠋೵Ṇᣦ௧䠄䝇䝍䝔䜱䝑䜽䠅ᡭඖ⚗Ṇᣦ௧䠄䝇䝍䝔䜱䝑䜽䠅
䠇䠎䠐䠲
䠣䠪䠠

䠄䠑䠅䠝䠟䠎䠐䠲䚷䝟䝹䝇ᙧᘧ䠄䠒䠅䠝䠟䠎䠐䠲䚷䝇䝍䝔䜱䝑䜽ᙧᘧ䚷䈜ὀ

➃Ꮚᯈ

➃Ꮚᯈ

㻝
㻞
㻟
㻠
㻡
㻢
㻣
㻤
㻥
㻝㻜

㻝
㻞
㻟
㻠
㻡
㻢
㻣

㐠㌿䝰䝙䝍䐟䠄䝸䝺䞊᥋Ⅼฟຊ䠅㐠㌿䝰䝙䝍䐠䠄䝸䝺䞊᥋Ⅼฟຊ䠅㆙ሗ䝰䝙䝍䠄䝸䝺䞊᥋Ⅼฟຊ䠅㐠㌿ᣦ௧䠄䝟䝹䝇䠅೵Ṇᣦ௧䠄䝟䝹䝇䠅ᡭඖ⚗Ṇᣦ௧䠄䝇䝍䝔䜱䝑䜽䠅

㻥
㻝㻜

䠝䠟䠎䠐䠲

㐠㌿䝰䝙䝍䐟䠄䝸䝺䞊᥋Ⅼฟຊ䠅㐠㌿䝰䝙䝍䐠䠄䝸䝺䞊᥋Ⅼฟຊ䠅㆙ሗ䝰䝙䝍䠄䝸䝺䞊᥋Ⅼฟຊ䠅㐠㌿䠋೵Ṇᣦ௧䠄䝇䝍䝔䜱䝑䜽䠅ᡭඖ⚗Ṇᣦ௧䠄䝇䝍䝔䜱䝑䜽䠅
䠝䠟䠎䠐䠲

䠉䠐䠉
C-323

9. 制御関連機器

制御関連編

䠑䠊ᇶᯈୖ䛾タᐃ䛻䛴䛔䛶䛤౑⏝䛻䛺䜛ಙྕ䛾ᙧᘧ䜢䚸䝸䝺䞊୰⥅ᇶᯈୖ䛾䝇䜲䝑䝏㻔㻿㼃㻝㻕䚸䛚䜘䜃ᐊෆ䝁䞁䝖䝻䞊䝹ᇶᯈୖ䛾䝆䝱䞁䝟⥺㻔㻶㻼㻜㻜㻝㻕䛷タᐃ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹䛣䛾タᐃ䜢ㄗ䜛䛸䚸䝸䝺䞊䛜㐃⥆䛷ືస䛩䜛➼䛾ㄗືస䜢㉳䛣䛧䜎䛩䛾䛷䛤ὀព䛟䛰䛥䛔䚹

ಙྕᙧᘧ
䝟䝹䝇
䠄㐠㌿䠋೵Ṇ
ಶูධຊ䠅

↓㟁ᅽ
䠠䠟䠎䠐䠲
䠝䠟䠎䠐䠲

䝇䝍䝔䜱䝑䜽

↓㟁ᅽ
䠠䠟䠎䠐䠲
䠝䠟䠎䠐䠲

䝸䝺䞊୰⥅ᇶᯈୖ䝇䜲䝑䝏㻔㻿㼃㻝㻕ᐊෆᇶᯈ䝆䝱䞁䝟⥺㻔㻶㻼㻜㻜㻝㻕䛂䝟䝹䝇䛃䠄ᕤሙฟⲴ≧ែ䠅䛒䜚䠄ᕤሙฟⲴ≧ែ䠅䛂䝇䝍䝔䜱䝑䜽䛃

䛺䛧䠄䝙䝑䝟➼䛷ษ᩿䠅䝟䝹䝇ᙧᘧ䠄㐠㌿䠋೵Ṇಶูධຊ᪉ᘧ䠅
㼀㻝

㼀㻞

㼀㻟 㼀㻠

㼀㻝䞉㼀㻞䞉㼀㻟䞉㼀㻠䛸䜒䠑䠌䠌㼙㼟㼑㼏௨ୖᚲせ䛷䛩䚹

㐠㌿ᣦ௧
೵Ṇᣦ௧
㐠㌿
ᐊෆ䝴䝙䝑䝖೵Ṇ೵Ṇ䝇䝍䝔䜱䝑䜽ᙧᘧ㐠㌿䠋೵Ṇᣦ௧㐠㌿ᐊෆ䝴䝙䝑䝖

೵Ṇ

೵Ṇ

䠉䠑䠉
C-324

9. 制御関連機器

制御関連編

䠒䠊ධຊ௙ᵝ

ධຊ௙ᵝ

ධຊ㡯┠

⏝㏵

䐟

㐠㌿ධຊ

↓㟁ᅽ䠽᥋Ⅼ䠄䝟䝹䝇䠋䝇䝍䝔䜱䝑䜽䠅ᅇ㊰᥋Ⅼ㟁ᅽ䠝䠟䠎䠐䠲䚸᥋Ⅼᐜ㔞䠍䠌䡉䠝䠠䠟䠎䠐䠲䠄䝟䝹䝇䠋䝇䝍䝔䜱䝑䜽䠅
᥋Ⅼᐜ㔞䠒䡉䠝
䠝䠟䠎䠐䠲䠄䝟䝹䝇䠋䝇䝍䝔䜱䝑䜽䠅
᥋Ⅼᐜ㔞䠍䠌䡉䠝㐠㌿ᣦ௧䠄䜎䛯䛿㐠㌿䠋೵Ṇᣦ௧䠅䛾ධຊ䐠೵Ṇධຊ↓㟁ᅽ䠽᥋Ⅼ䠄䝟䝹䝇䠅ᅇ㊰᥋Ⅼ㟁ᅽ䠝䠟䠎䠐䠲䚸᥋Ⅼᐜ㔞䠍䠌䡉䠝䠠䠟䠎䠐䠲䠄䝟䝹䝇䠅
᥋Ⅼᐜ㔞䠒䡉䠝
䠝䠟䠎䠐䠲䠄䝟䝹䝇䠅
᥋Ⅼᐜ㔞䠍䠌䡉䠝

೵Ṇᣦ௧䛾ධຊ

䐡ᡭඖ⚗Ṇධຊ

↓㟁ᅽ䠽᥋Ⅼ䠄䝇䝍䝔䜱䝑䜽䠅ᅇ㊰᥋Ⅼ㟁ᅽ䠝䠟䠎䠐䠲䚸᥋Ⅼᐜ㔞䠍䠌䡉䠝䠠䠟䠎䠐䠲䠄䝇䝍䝔䜱䝑䜽䠅
᥋Ⅼᐜ㔞䠒䡉䠝
䠝䠟䠎䠐䠲䠄䝇䝍䝔䜱䝑䜽䠅
᥋Ⅼᐜ㔞䠍䠌䡉䠝

ᡭඖ⚗Ṇᣦ௧䛾ධຊᡭඖ䠄䝸䝰䝁䞁䠅䛷䛾㐠㌿䠋೵Ṇ䛜⚗Ṇ䛥䜜䜎䛩䚹᥎ዡ䝸䝺䞊䠖ᐩኈ㟁ᶵ䠤䠤䠒䠎䚸䜸䝮䝻䞁䠩䠵䠎䚸䜒䛧䛟䛿䛣䜜䜙䛾┦ᙜရ䠓䠊ฟຊ௙ᵝ
ධຊ௙ᵝ

ධຊ㡯┠

⏝㏵

䐟

㐠㌿䝰䝙䝍
䠄䠎⣔⤫䠅

↓㟁ᅽ䠽᥋Ⅼ㐃⥆䠄䝇䝍䝔䜱䝑䜽䠅
᥋Ⅼᐃ᱁䠝䠟䠎䠌䠌䠲䚸䠎䠝䠄䠿䡋䡏䃥䠙䠌䠊䠐䠅㐠㌿䚸೵Ṇ≧ែ䛾┘ど

䐠

㆙ሗ䝰䝙䝍

↓㟁ᅽ䠽᥋Ⅼ㐃⥆䠄䝇䝍䝔䜱䝑䜽䠅
᥋Ⅼᐃ᱁䠝䠟䠎䠌䠌䠲䚸䠎䠝䠄䠿䡋䡏䃥䠙䠌䠊䠐䠅

㆙ሗ䛾┘ど

ฟຊ≧ែ

㐠㌿

㐠㌿䝰䝙䝍
䠄䠎⣔⤫ඹ㏻䠅

೵Ṇ

೵Ṇ

㆙ሗ
㆙ሗ䝰䝙䝍

ṇᖖ

䠉䠒䠉
C-325

9. 制御関連機器

制御関連編

室外シリパラ I/O/ ACC-XSP4U1

C-326

9. 制御関連機器

制御関連編

①概要
ビル管理システムとの接続を簡単に行えるインターフェイスです。
室外ユニット 4 台の制御及び状態監視が可能です。
（従来の室外リレー中継基板 4 台分に置き換わる）
入力 : 室内ユニットの一括発停、運転モード切替（冷暖）、デマンド（切換により手元禁止）
出力 : 室内ユニット運転信号、警報信号②通信の仕方
中央制御盤からのパラレル接点信号を、室外ユニットを介してシリアル信号に変換してから室外ユニットに送信します。室外ユニットは送信された信号に基づき室内ユニットとやりとりを行い、その状態信号等を室外シリパ
ラ I/O ユニットに返し、パラレル信号に変化して中央制御盤に送ります。
1）仕様概要a）特長・室外シリパラ I/O ユニット 1 台で最多 4 台の室外ユニットの制御 / 状態監視ができます。
・室外シリパラ I/O ユニット 8 台接続で最多 30 台の室外ユニットへ対応が可能です。
・外部入力部は有電圧（DC24V）/ 無電圧 共用です。
・同一設定を複数に入力する場合、わたり配線が不要となる設定が可能（わたり SW で選択）です。
b）入出力仕様
入力 一括運転入力
一括停止入力
冷房入力
暖房入力

運転パルス
停止パルス / スタティック
冷房固定スタティック
暖房固定スタティック

・無電圧 a 接点 /DC24V（スライド
SW 切替）・ パルス入力幅 300ms 以上
・ 絶縁方式 : フォトカプラー

デマンド入力 1 デマンド入力（切換により手元禁止）
デマンド入力 2 （スタティック）
出力 警報出力
運転出力

室外ユニットの警報動作中
室内ユニットが 1 台以上警報動作中

無電圧 a 接点
接点容量（MAX AC250V3A）
該当室外ユニット系統の室内ユニットが 最小適用負荷（DC5V10mA）
1 台以上運転中c）対象機種・GHP：J1 形以降
2）システム図C-327

9. 制御関連機器

制御関連編

85464369192001

3）据付（電気）工事（試運転）担当の方へ

室外シリパラＩ／Ｏユニット(ACC-XSP4U1)
据付（電気）工事担当およびサービス担当のかたへ
安全上のご注意＊据え付け工事、電気工事は、この「安全上のご注意」をよくお読みの上確実に行ってください。
＊個々に示した注意事項は「 警告」、「 注意」に区分していますが、いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。表示と意味は次のようになっています。

警告 取扱を誤った場合、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合
注意 取扱を誤った場合、人が軽傷を追う可能性が想定される場合及び物理的損害のみの発生が想定される場合＊据え付け工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認するとともに、据付（電気）工事担当
およびサービス担当のかたへ”は、お客様で保管いただくように依頼してください。

警告●据え付け、電気工事は、販売店または専門業者に依頼してください。
ご自分で据え付け工事をされ不備があると感電・火災等の原因にもなります。
●据え付け工事は“据付（電気）工事担当およびサービス担当のかたへ”に従って確実に行ってください。据付工事に不備がありますと、感電、火災等の原因になります。
●電気工事は電気工事の資格のある方が「電気設備に関する技術基準」、「内線規定」、及び“据付（電気）工事担当およびサービス担当のかたへ”に従って施工
してください。電気回路容量不足や施工不備があると、感電、火災の原因になります。
●配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように確実に固定してください。接続や固定が不完全な場合
は、発熱、火災等の原因になります。

注意●設置場所によっては、漏電しゃ断器の取り付けが必要です。漏電しゃ断器が取り付けられていないと感電や火災の原因になることがあります。

1
C-328

9. 制御関連機器

制御関連編

１．室外シリパラＩ／Ｏユニットの取り付け方＜注１＞室内外操作線や入出力配線は、電源配線などと一緒に寄り合わせたり同一金属管内に収納したりしますと、誤動作の原因となりますのでさけてください。
＜注２＞室外シリパラＩ／Ｏユニットはノイズ発生源から離して据え付けてください。
＜注３＞水などがかかる場所や水のたまるような極端に湿気の多いところは避けてください。
＜注４＞過度の振動や衝撃を受ける場所は避けてください。
制御盤に組み込んで使用する場合、室外シリパラＩ／Ｏユニットの数に合わせて制御盤を現地手配してください。

制御盤

室外シリパラＩ／Ｏユニット

２．室外シリパラＩ／Ｏユニットの配線の仕方
室外シリパラＩ／Ｏユニットの取り付け、取り外しは安全のため漏電しゃ断器を切ってから行ってください。
・ネジを４本外し、上ブタを外します。

2
C-329

9. 制御関連機器

制御関連編

室内外操作線
室内外予備配線

16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
CN01

ON

OFF

運転
○
停止
○
冷房
○
暖房
○
デマンド1 ○
デマンド2 ○

S05

有電圧DC24V

S01

1 2 3 4警2

＊入力側の電力供給状態により切り替えること

無電圧接点 CN02

CN03

運1 警1 FG
CN07

電源LED

手禁予予予
元止備備備
１２３

ON
OFF

運2

電源端子台

警3

＊使用する電源によって切り替えること

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 入力3
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 入力4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 入力1
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 入力2

運転 COMMON

暖房 デマンド1 COMMON

運転 COMMON

冷房 COMMON デマンド2 未使用
/手元禁止

停止

停止

トランス

S03

入力表示
設定SW LED

4 3 2 1

S04

1
ON
OFF

運3

AC100V

S02

渡切入番
り換力号
1 2 3 4

警4

CN11

運4

AC200VLED

室外ユニット 室外SPアドレス
設定SW 設定SW

1 2 3
CN05

電源

運転出力4 警報出力4 運転出力3 警報出力3 運転出力2 警報出力2 運転出力1 警報出力1

GND＜室外シリパラＩ／Ｏユニット基板 部品配置＞

暖房 デマンド1 COMMON

冷房 COMMON デマンド2 未使用/手元禁止①電源の接続AC100VまたはAC200Vのうち一方を使用します。室外シリパラＩ／Ｏユニット基板のAC100V
用コネクタ（AC100V表示の赤いコネクタ）、AC200V用コネクタ（AC200V表示の赤いコネクタ）のいずれかにトランスの一次側（赤３Ｐ）を差し替えて使用します。使用する電源電圧を確認して切り換えてください。工場出荷時はAC200Vに設定されています。
（注意）・電源電圧とトランスの一次側の切替を間違えますと壊れる恐れがありますので注意してください。
・コネクタの差し替えは電源を切ってから作業を行ってください。
・高電圧回路のため感電する恐れがあります。電源ON中は触らないでください。
・電源ON中は、電源部のコネクタ部分等（金属がむきだしになっている部分）には触れないでください。

3C-330

9. 制御関連機器

制御関連編＜トランス及び電源コネクタ、端子台配置図＞

電源端子台
トランス一次側
コネクタ
18V
0

CN07

A

電源側

FG

基板側

B
A

電源コネクタ

12V

B

FG端子

電源端子

CN11

ト

0

AC200V
電圧切替コネクタ

ラ

100
AC100V

12V
0V

ン
200

18V
0V

ス

基板内

筐体内

変更時
・AC100V仕様の時には下左図のようにトランスからの３ＰコネクタをAC100V側に接続してください。（感電の恐れがあるので電源を切ってから切り換えてください）

AC100V使用

AC200V使用

トランス

トランス

AC100V

基板内

基板内

AC200V

AC100V
AC200V

4
C-331

9. 制御関連機器

制御関連編②室外シリパラＩ／Ｏユニットと室内外操作線の接続
・室外シリパラＩ／Ｏユニットを空調機へ接続する際には室内外操作線を利用します。
・室内操作線は２芯0.5～2.0ｍ㎡の電線を使用してください。
（総延長１ｋｍまで）信号線には極性がありません。電源配線と同一電線管内に通したり同一ケーブルで配線したり配線同士を近づけた
りしないでください。室内外操作線は電源配線と違いのわかる信号線を使用してください。
エコ電線記号 従来記号名

称（従来名称）

適用規格

EM-CEE

CVV

制御用耐熱性ポリエチレンシースケーブル（制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル）

JIS C 3401

ECO120VCT

耐熱性ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースキャブタイヤ丸型ケーブル（ビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル）

JCS4501
JIS C 3312

EM-ECTF

VCTF

耐熱性ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースキャブタイヤ丸型コード（ビニルキャブタイヤ丸型コード）

JIS C 3306

EM-EEF

VVF

600Ｖ耐燃性ポリエチレンシース平型ケーブル（600Ｖビニル絶縁ビニルシース平型ケーブル）

JIS C 3342

EM-CPEES

CPEVS

通信用シールド付き市内対ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（シールド付き市内対ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル）－

EM-K-CPEE

KPEVS

計装用シールド付き市内対ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（シールド付き市内対ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル）

JIS C 5402

EM-MEE-S

MVVS

しゃへい付きマイクロホン用耐熱性ポリエチレンコード（しゃへい付きマイクロホン用ビニルコード）

JCS4271※エコ電線について：紫外線（日光、照明など）の影響を受ける場合は、しゃ光するか耐紫外線用をご使用ください。

＜基本配線図＞
・室外シリパラＩ／Ｏユニットの室内外操作線の配線例として6ページを参照してください。
・１システムの接続台数は室外ユニット最多30台・室内ユニット最多64台までです。
・室外シリパラＩ／Ｏユニットは１台で室外ユニット最多４台まで管理できます。
・１システムに室外シリパラＩ／Ｏユニットを最多８台まで接続でき、室外ユニットを30台まで管理可能です。

5C-332

9. 制御関連機器

制御関連編

中央制御盤、中央監視盤
室外ユニット

室外シリパラＩ／Ｏ・１
リモートステーション

室外シリパラＩ／Ｏ・２

室外シリパラＩ／Ｏ・８
室外ユニット：リモコン
冷媒配管
室内外操作線

室内外操作線＜配線の手順＞
・室内外操作線●基板の室内外操作線用端子台（通信用）ＣＮ０５の１－２間に、室外または室内ユニットの室内外操作線用接続端子を接続します。
室内または室外ユニットなどの室内外操作線接続
端子へ（極性はありません）
室内外操作線

室内外予備配線

13

CN05
室内外操作線端子台

基板内

室内外操作線端子台に電源線（AC100V／200V）を配線していないかを確認してください。誤って電源を印加した場合は、基板のヒューズ（F01）が溶断して基板を保護するようにしています。電源配線接続を修正したのち、室内外操作線をCN05の１－３（室内予備配線を使う）間に配線を行ってください。（作業は必ず電源OFFしてから行ってください）

6
C-333

9. 制御関連機器

制御関連編③ 室外シリパラＩ／Ｏユニットと外部接続（中央制御盤、中央監視盤）間の接続
名
称

入出力

室外シリパラＩ／Ｏユニット側

項目

入出力条件

状態出力

運転出力１～４
無電圧ａ接点出力
接点許容電圧電流
DC30V／1A
最小適用負荷1V 1mA
警報出力１～４
無電圧ａ接点出力
接点許容電圧電流
DC30V／1A
最小適用負荷1V 1mA

接
点 入

制御入力

設備（中央制御盤、中央監視盤）側

端子番号

切り分け端子

CN01-3,01-7
CN01-11,01-15

回路例

入出力条件

デジタル入力運転、停止入力に応対する応答時間
最大20sec

デジタル入力運転、停止入力に応対する応答時間
最大20sec

CN01-4,01-8
CN01-12,01-16

CN01-1,01-5
CN01-9,01-13
CN01-2,01-6
CN01-10,01-14

出
力
端
子

一括運転入力一括停止入力（パルス／ｽﾀﾃｨｯｸ） CN02-1,02-11
フォトカプラ入力 CN03-1,03-11
接点許容電圧電流
DC24V10mA
Ｓ０１を
無電圧接点
CN02-2,02-12
CN03-2,03-12（出荷時）

パルス幅１秒以上
無電圧ａ接点出力CN02-3,02-13
CN03-3,03-13
DC24V

一括運転入力一括停止入力（パルス／ｽﾀﾃｨｯｸ）
フォトカプラ入力 CN02-1,02-11接点許容電圧電流 CN03-1,03-11
DC24V10mA
Ｓ０１を
有電圧DC２４V
CN02-2,02-12

パルス幅１秒以上
有電圧DC24V出力

CN03-2,03-12

CN02-3,02-13
CN03-3,03-13

COM

7
C-334

9. 制御関連機器

制御関連編

名
称

入出力

室外シリパラＩ／Ｏユニット側

項目

入出力条件

制御入力

冷房入力
暖房入力

設備（中央制御盤、中央監視盤）側

端子番号

切り分け端子回路例

入出力条件

CN02-4,02-14
CN03-4,03-14

接フォトカプラ入力
接点許容電圧電流
DC24V10mA
CN02-5,02-15
Ｓ０１を
CN03-5,03-15
無電圧接点方向（出荷時）

パルス幅１秒以上
無電圧ａ接点出力

点入CN02-6,02-16
CN03-6,03-16

出
力
端

冷房入力
暖房入力

DC24V

子

CN02-4,02-14
CN03-4,03-14

パルス幅１秒以上

フォトカプラ入力
接点許容電圧電流
DC24V10mA
CN02-5,02-15
Ｓ０１を
CN03-5,03-15

有電圧DC24V出力

有電圧DC24V方向

CN02-6,02-16
CN03-6,03-16
COM（注意事項）
・冷房入力、暖房入力は、スタティック入力として使用することができます。
この時ＯＮ中は、モード固定になります。
暖房入力中、リモコンは、暖房、送風モードが選択できます。
冷房入力中、リモコンは、冷房、ドライ、送風モードが選択できます。
但し、店舗用および３WAYマルチエアコンには、モード固定機能がないため、固定にはなりません。 また、モード切り換え時は、暖房、冷房入力の両方がＯＮしないように切り換えてく
ださい。

8
C-335

9. 制御関連機器

制御関連編

名
称

入出力

室外シリパラＩ／Ｏユニット側

項目

入出力条件

制御入力 デマンド１、（ｽﾀﾃｨｯｸ） デマンド２
S05-1：ON時（サーモOFF,
手元禁止）

設備（中央制御盤、中央監視盤）側

端子番号

切り分け端子回路例

入出力条件

CN02-7,02-17
CN03-7,03-17

パルス幅１秒以上
無電圧ａ接点出力

接 点
入

フォトカプラ入力 CN02-8,02-18
接点許容電圧電流 CN03-8,03-18
DC24V10mA
Ｓ０１を無電圧接点方向
CN02-9,02-19
CN03-9,03-19
（出荷時）

出
力
端
子

デマンド１、
デマンド２
S05-1：ON時（サーモOFF,
手元禁止）

DC24V
CN02-7,02-17
CN03-7,03-17

パルス幅１秒以上
有電圧DC24V出力

フォトカプラ入力 CN02-8,02-18
CN03-8,03-18
接点許容電圧電流
DC24V10mA
Ｓ０１を
有電圧DC24V方向 CN02-9,02-19

CN03-9,03-19
COM・室外シリパラＩ／Ｏユニットと設備側の配線長について
デジタル信号は100ｍ以下で使用してください。

9
C-336

9. 制御関連機器

制御関連編＊入力端子台対応表
入力１

入力３

入力４

一括運転

CN02-1
CN02-3COM

CN02-11 運転
CN02-13 COM

CN03-1 運転
CN03-3 COM

CN03-11 運転
CN03-13 COM

一括停止

CN02-2 停止
CN02-3 COM

CN02-12 停止
CN02-13 COM

CN03-2 停止
CN03-3 COM

CN03-12 停止
CN03-13 COM

冷房

CN02-4 冷房
CN02-6 COM

CN02-14 冷房
CN02-16 COM

CN03-4 冷房
CN03-6 COM

CN03-14 冷房
CN03-16 COM

暖房

CN02-5 暖房
CN02-6 COM

CN02-15 暖房
CN02-16 COM

CN03-5 暖房
CN03-6 COM

CN03-15 暖房
CN03-16 COM

CN02-7 デマンド1

CN02-17

デマンド1／サーモoﬀ

CN03-7 デマンド1

CN03-17

デマンド1／サーモoﬀ

CN02-9CN02-19COM

CN03-9CN03-19COM

CN02-8 デマンド2

CN02-18

デマンド2
／手元禁止

CN03-8 デマンド2

CN03-18

デマンド2
／手元禁止

CN02-9CN02-19COM

CN03-9CN03-19

COM

デマンド1／サーモoﬀ

デマンド2
／手元禁止

運転

入力２

／サーモoﬀ

COM

／手元禁止

COM

／サーモoﬀ

COM

／手元禁止

COM

＊各入力の配線時の極性
各入力（運転、停止、 冷房、暖房、デマンド１／サーモoﬀ、デマンド２／手元禁止）

COM

S01：無電圧接点側

無電圧接点のため 極性無し

無電圧接点のため 極性無し

S01：有電圧DC24V側

正極

COM



10
C-337

9. 制御関連機器

制御関連編

３．設定スイッチについて●設定スイッチＳ０１について（電圧切替は電源を入れる前に行ってください。）
・Ｓ０１（接点入力電圧切替SW）(出荷時：無電圧接点)について
1. 入力端子を無電圧 A 接点で使用するときスイッチ０１を無電圧接点側に入れる。
2. 入力端子を有電圧 DC24V 接点で使用するときスイッチ０１を有電
圧 DC24V 側に入れる。

有電圧ＤＣ２４Ｖ

Ｓ０１

無電圧接点

●設定スイッチＳ０２、Ｓ０３について
Ｓ０３

ＯＮ

ON側

1

2

3

4

入力

４

入力

３

入力

２

入力

１

Ｓ０２

1

・Ｓ０２（室外ＳＰアドレス設定ＳＷ）
室外シリパラのアドレスを設定するＳＷです。
（＊１参照）
・Ｓ０３（室外ユニット設定ＳＷ）
接続室外ユニットを設定するＳＷです。使用する入力
はＳＷを必ず ON に切り換えてください ( 注：OFF入力のものは入出力を行いません )。

OFF側

１：系統アドレス １～４２：系統アドレス ５～８３：系統アドレス ９～１２ ４：系統アドレス１３～１６５：系統アドレス１７～２０ ６：系統アドレス２１～２４
７：系統アドレス２５～２８ ８：系統アドレス２９～３０（０は１と同じ設定。９は８と同じ設定。）（＊１）Ｓ０２(室外SPアドレス設定SW)を換えた時の入出力端子台(入出力１～４)と系統アドレスとの関係
入出力端子台番号

Ｓ０２（室外ＳＰ

１

2

3

4

１

１

２

３

４

２

５

６

７

８

３

９

１０

１１

１２

４

１３

１４

１５

１６

５

１７

１８

１９

２０

６

２１

２２

２３

２４

７

２５

２６

２７

２８

８

２９

３０

３０

３０

系統アドレス（室外ユニットアドレス）

アドレス設定ＳＷ）↑
重複する設定は、禁止です。仮に設定しても正常な動作はしません。

11
C-338

9. 制御関連機器

制御関連編●設定スイッチＳ０４について
入力表示設定ＳＷ
ON側

ＯＮ
Ｓ０４

渡り

切換

３

４

OFF側

番号

２

入力

１

・Ｓ０４－１(出荷時OFF)
渡りOFF

渡り処理無し(通常)ON

渡り処理有り(端子台入力１にのみ配線してください)＊渡り処理有りの場合：端子台入力１～４に渡りの配線をしたのと同様の処理を行います。 (入力２～４にも入力１と同じ入力があるものとして処理します。)渡り入力有りの場合もS03
でoﬀ入力のものは入出力の動作は行いません。

・Ｓ０４－２(出荷時OFF)
切換

OFF

LED1～4に対応する室外ユニットとの通信状態を表示します。

ON

LED(６個)に入力番号で選択した端子台の各入力状態(運転、停止など)を表示します。

・Ｓ０４－３、４ 入力番号選択：確認したい入力番号を選びます。
Ｓ０４－３

Ｓ０４－４

入力1

ＯＦＦ

ＯＦＦ

入力2

ＯＦＦ

ＯＮ

入力3

ＯＮ

ＯＦＦ

入力4

ＯＮ

ＯＮ

＊Ｓ０４－２（切換）とＳ０４－３、４（入力番号）の設定によりLEDに以下の表示を行います（切換がＯＮになっていると選択した入力番号の入力端子台に入力されている信号に応じたＬＥＤを点灯します）
切換

ＯＦＦ(通常時)ＯＮ(入力確認時)

１

運転

LEDの説明２３４

番号に対応する室外ユニットとの通信が正常時：点灯異常時：点滅停止
冷房

入力有り：点灯
入力無し：消灯

暖房
デマンド１
デマンド２

12
C-339

9. 制御関連機器

制御関連編●設定スイッチＳ０５について
予備

予備

予備

禁止
手元

1

2

3
ON側

ＯＮ
Ｓ０５
１

２

３

４

OFF側

・Ｓ０5－1（出荷時 OFF）手元禁止 SWで入力を以下のように切り替えます。
手元禁止

入力１～４
端子７－９または１７－１９入力

入力１～４端子８－９または１８－１９入力

OFF

デマンド１

デマンド２

ON

サーモOFF（＊1）

手元禁止（＊2）＊ 1：強制サーモOFF（100％のデマンド）入力になります。
＊ 2：手元禁止時は、集中1（運転停止が禁止）となります。

13
C-340

9. 制御関連機器

制御関連編

４．アドレス設定ＳＷ（Ｓ０２）についての詳しい説明
室外シリパラＩ／Ｏユニットを複数台つなげて使用する場合は室外シリパラアドレスの設定が必要です（Ｓ０２）。
※室外シリパラＩ／Ｏユニット

室外シリパラＩ／Ｏユニット

系統アドレス

８台、室外ユニット

３０台接続例

Ｓ０２設定値

134

1
室内外操作線（二本線）

１～４

系統アドレス

2

25

26

29

30

27

28

7

２５～２８

系統アドレス

8

２９～３０
室外ユニット群

５．試運転
１. エアコンの電源をすべて入れてください。試運転が全て完了していることを確認してください。
２. エアコンの試運転が終了してから以下の手順で行ってください。
３. 室外シリパラI/Oユニットの電源を入れてください（設定は電源投入前に済ませてください）。
４. 室外シリパラ I/O ユニットと室外ユニットとの通信が異常なければ、室外シリパラ I/O ユニット
から一括運転を入力（入力端子台の運転と COM を接続してください）し、運転ランプで確認してください。同様に各入力も確認してください。入力の確認を行う場合は設定スイッチの S04 の 3、4（入力番号スイッチ）で確認したい入力の番号を設定した後 S04 の 2（切換スイッチ）を ON して確認を行えます（「設定スイッチについて」を参照ください）。
・室外シリパラI/Oユニットと室外ユニットの間で通信異常発生後約3分経過した場合通信確認LED
が点滅します。点滅時は点滅している室外ユニットの通信線の接続および電源等を確認して修正してください。

14C-341

9. 制御関連機器

制御関連編

６．外形寸法
(mm)
290
270
5

38

2.

8

R

80

R

5

38

180

256

ダルマ穴詳細７．製品仕様
制御台数

室外ユニット4系統分

電源定格

AC単相100V／200V・50 ／60Hz

消費電力

18W

外形寸法／質量（高さ）80mm×（幅）290ｍｍ×（奥行）256ｍｍ ／ 3.2kg

配線長

室内外操作線

総延長1km ／ デジタル信号100m以下

15
C-342

9. 制御関連機器

制御関連編

ミニシリパラ I/O ユニット / ACC-SP1
接続対象

SANYO

: 室内ユニットT形（PAC）・G形（GHP）以降

Panasonic : 室内ユニット
電源

DC12V

消費電力

1.2W, 0.1A

使用環境条件

温度0℃～40℃、湿度20%～80%、屋内専用

外形寸法

幅256.0mm×奥行136.0mm×高さ63.8mm

重さ

0.9 kg■外形寸法図単位: mm

126.0

116.4
136.0

256.0

9.2

63.8

204.0

C-343

85464359704006

ミニシリパラ I/O ユニット（
据付（電気）
工事（試運転制御関連編

9. 制御関連機器
安全上のご注意

配線のしかた＊ 据付工事、電気工事は、
この「安全上のご注意」をよくお読みの上確実に行ってください。
＊ 個々に示した注意事項は「 警告」、
「 注意」に区分していますが、いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
表示と意味は次のようになっています。

警告

カバーの取り外し

（１）室

●高圧
いを

●配線
種
太
配

取り扱いを誤った場合に、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合

注意 取り扱いを誤った場合に、人が軽傷を追う可能性が想定される場合
および物理的損害のみの発生が想定される場合

15

1●据付、電気工事は、販売店または専門業者に依頼してください。
ご自分で据付工事をされ不備があると感電・火災等の原因にもなります。
●据付工事は"据付（電気）工事担当の方へ"に従って確実に行ってください。
据付工事に不備がありますと、
感電、火災等の原因になります。
●電気工事は電気工事の資格のある方が「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」、および"据付（電気）工事担当の方へ"に従って施工し、必ず専用回路を使用してください。
電気回路容量不足や施工不備があると、感電、火災の原因になります。
●配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように確実に固定してください。接続や固定が不完全な場合
は、発熱、火災等の原因になります。

CN1

端子板配置図およびスイッチ配置+

DO1(Start)COM

R/C
LINE A

DO2(U.H.J1.A.J2)(Alarm)

COM

SG

R/C
LINE B

4

注意

+ DI3

CN8

1

T10ケーブル(150mm)

電流ヒューズ付

1

2

3

部品
取付用ねじ
タッピンねじ(φ4x8mm)

個数

※１

1

5

据付（電気）工事（試運転）担当のかたへ

S4

ON

1
OFF

0-10V

-

AI

4

+

S5

-

NORMAL15 +
電源DC12V
T10(12V)
14 13
R/C LINE A リモコン配線A12
11 SG
10 12V R/C LINE B リモコン配線B
CN1 9 GND
DI 3
+
8
+
7
DI 2
デジタル入力
+
6
DI 1
5
COM
+
4
アナログ入力
AI（設定温度変更)3
アナログ出力+2
AO（室温モニタ）1

1※１ ヒューズが配線の短絡、
誤配線および過電流で溶断した際には、125V/0.5Aのものと交換してください。

取り付けかた+1 2 3 4

4

2

4

ON

- COM

VOLTAGE NON VOLTAGE
0-140Ω

S1

D3

BOOT MODE

ワイヤージョイント

SANYO 室内ユニット
T, U, G, H, J1形用

T10ケーブル(100mm)

番号

S2

5

S3
JP6
JP5
JP4
JP3
JP2
JP1

AO

SANY

1

個数

+ DI1

ON

部品

●T
ミ
室
極
て

+ DI2

付属部品
SANYO 室内ユニットA, J2形以降用
Panasonic 室内ユニット用

●リ
ミ
と
り

12V (T.G)
GND●設置場所によっては、漏電しゃ断器の取り付けが必要です。漏電しゃ断器が取り付けられていないと感電や火災の原因になることがあります。
●配線作業は人体に帯電した静電気をアースに放電してから行ってください。

番号

T10

(12V)

-

10

警告

SAN
Pana

CN2

据付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認し、お客様に使用方法を説明してください。また、"据付（電気）工事担当の方へ"は、お客様で保管いただくよ
うに依頼してください。

DO1 デジタル出力１COM （運転出力）
DO2 デジタル出力２COM （警報出力）

CN2

1
2
3
4

S1
S2
S3
S4
S5

制御タイプ設定スイッチ
詳細設定スイッチ
有電圧／無電圧切換スイッチ
設定温度入力切換スイッチ
未使用

CN8 未使用ご注意：●端子板への配線接続は、必ず被覆押え付きの丸型端子をご使用ください。
（CN1側：M3.0, CN2側：M3.5）
配線処理のしかた
配線は、必ず本体内部のクリップワイヤーおよび外部のクランパーでしっかり固定してください。
クリップワイヤー

取り付け用
タッピンねじ×４（付属部品③）

デジタル入力アナログ入出力

デジタル出力

CN2
CN1

ご注意：
●通信線は、電源線などといっしょにより合わせたり、同一金属管内に収納したりしますと、誤動作の原因になりますので避けてください。
●ノイズ発生源から十分離して据え付けてください。
●水などかかる場所や極端に湿気の多いところは避けてください。
●過度の振動や衝撃を受ける場所は避けてください。

リモコン配線
T10接続線

●T
ミ
室
極
て
誤

ご
クランパー

ご注意：
●AC電源等の高電圧を使用する場合（デジタル出力）、その配線が基板上の部品や低電圧（CN1側）の配線に接触しないようにしてください。
●基板だけを別機器に組み込むような改造はしないでください。

C-344

●リ
ミ
と
極
て
誤

●

●
●

O ユニット（ACC-SP1A）
事（試運転）
担当のかたへ
9. 制御関連機器（2）
リモートステーションとの接続（１）室内ユニットとの接続●高圧電源線と同一電源管内に通したり、同一ケーブルで配線したり、互いを近づけたりしないでください。
（３０ｃｍ以上離してください。）●高圧電源線と同一電源管内に通したり、同一ケーブルを配線したり、互いを近づけたりしないでください。
（30cm以上離してください。）●配線仕様
種類： シース付ビニルコード
太さ： 0.5～2.0mm2
配線長：最大100m

名称

ミニシリパラI/Oユニット

電圧a接点ｽﾀﾃｨｯｸ
または、
電圧a接点ﾊﾟﾙｽ

室内ユニット
PIN 5
T10端子
PIN 2

T10 (12V) 14
13

リモコン配線
端子

R/C LINE A 12

リモコン配線は
現地手配

ミニシリパラI/Oユニット側
入出力条件
端子番号
DI 1入力DI 2入力DI 3入力T10ケーブル（付属部品①）＋：白、－：黒
ワイヤージョイント
（付属部品④）

CN1
15

リモコン

●リモコン配線ミニシリパラＩ／Ｏユニットの端子台ＣＮ１の１２，
１３番（リモコン配線Ａ）と、
室内ユニットのリモコン配線端子台を接続してください。極性はあ
りません。

デ
ジ
タ
ル
入
出
力
端
子

●T10接続線
ミニシリパラＩ／Ｏユニットの端子台ＣＮ１の１４，
１５番 T10(１２Ｖ)と、室内ユニットのＴ１０端子を接続してください。
極性がありますので、「＋」「－」を間違えないように十分注意して接続してください。誤配線は故障の原因になります。

デ
ジ
タ
ル
入
力

接点許容電圧電流
DC24V, 10mA

●無電圧入力のとき

CN1-8 DI 3

PIN 5
T10端子
PIN 2

11 SG
R/C LINE B 10 12V
9 GND

赤
白
黒

リモコン配線は
現地手配

さい。

SG
12V

ア
ナ
ロ
グ
入
出
力
端
子

リモコン配線
端子

GND

リモコン

●リモコン配線ミニシリパラＩ／Ｏユニットの端子台ＣＮ１の９，
１０，
１１番（リモコン配線Ｂ）と、
室内ユニットのリモコン配線端子台を接続してください。
極性がありますので、
「GND」
「12V」
「SG」を間違えないように接続してください。
誤配線は故障の原因になります。

ジタル出力●T１0接続線
ミニシリパラＩ／Ｏユニットの端子台ＣＮ１の１４，
１５番 T10（１２Ｖ）と、
室内ユニットのＴ１０端子を接続してください。
極性がありますので、「＋」「－」を間違えないように十分注意して接続してください。
誤配線は故障の原因になります。

ご注意●室内ユニットには必ずミニシリパラ以外に、
リモコンまたは、集中制御
機器（システムコントローラーなど）を設置してください。
●リモコン配線に、2個以上のミニシリパラの併設はできません。
●室内ユニットのT10端子を使用する制御機器との併用はできません。
例：室内用リレー中継基板、スケジュールタイマーなど

C-345

DC12-24V

CN1-8 DI 3
デデ
DI 2
ジ CN1-7ジタタル CN1-6 DI 1
ル
入入
力 CN1-5 COM力※2

室内ユニットCN1
15

パルス入力時200ms以上

デデDI 2
ジ CN1-7
ジ
タ
タ
DI 1
CN1-6
ル
ル
入
入
COM
力 CN1-5力

有電圧／無電圧切換
スイッチ：S3
無電圧時：
NON VOLTAGE 側※１ 有電圧時：●有電圧入力のとき
VOLTAGE 側

デ
ジ
タ
ル
出
力

T10ケーブル
T10ケーブル（付属部品①） （付属部品②）
＋
：白、
－：黒
＋：白、
－：黒
ワイヤージョイント
（付属部品④）

T10 (12V) 14

有電圧(12-24V)
または無電圧（工場出荷時）CN2-1 DO 1

運転出力
警報出力

CN2-2 COM

無電圧a接点ｽﾀﾃｨｯｸ
接点許容電圧電流
DC 24V, 3A(最小負荷 10mA)

ア
ナ
ロ
グ
入
力
※3

ア
ナ
ロ
グ
出
力
※4

室内温度設定入力
入力 0-10Ｖ
または 0-140Ω
設定温度範囲室内ユニットの設定
設定範囲内
１℃ステップCN2-4 COM

CN1-4

AI+

変
換 CN1-3
器

AI-

A/D

温度指示範囲5-36℃
0.5℃ステップ

デジタル
入力

アナログ入力は、
精度±0.1%のものをご使用くださ
アナログ
い
出力

FG

設定温度入力切換
スイッチ： S4
電圧入力時：
側
0-10V
抵抗接続時：
0-140Ω 側
室内温度モニタ出力
出力電流4-20mA

デジタル
入力

CN2-3 DO 2

SANYO T，G 形室内ユニットとの接続

ミニシリパラI/Oユニット

設備側（リモートステーション）
回路例
入出力条件

GND

※ SANYO U, H, J1形室内ユニットのT10端子への接続は、SANYO T,G形の場合と同様に付属部品①，②を使用します。システム図と異なるので注意してください。

ッチ
チ

板上の

入出力
項目

SANYO Ｕ，Ｈ 形以降の室内ユニットとの接続
Panasonic 室内ユニットとの接続

力１
）
力２
）

しっかり

制御関連編

CN1-2

AO+

変
換 CN1-1
器

AO-

D/A

絶縁型
アナログ
入力

FG

許容負荷：
最大240Ω

9. 制御関連機器

制御関連編
（例）
3-1：

※１ デジタル入力について※3 アナログ入力について●制御タイプ設定スイッチS1により下表のように制御タイプが切り換わります。

●温度設定の方法を以下の3種類より選択します。

制
御
タ
イ
プ

0

１

２

３

入力１
（ＤＩ １）(open)(close)(close)

入力２（ＤＩ ２）(open)(open)(close)(close)(open)(open)(close)

停止
運転
停止
停止
運転
手元発停禁止 手元発停禁止 手元発停許可 手元発停禁止 手元発停禁止

停止
運転
停止
手元発停許可 停止
手元運転禁止 手元発停禁止
手元発停禁止 手元発停禁止

運転<->停止
手元発停禁止-運転<->停止
手元発停許可-(close)(open)

入力1,2,3全 全入力：
スタティックてオープンのとき、室内ユニット停止

入力1,2,3全 運転てオープンの 急風
とき、室内ユニ
ット停止

入力1,2,3全 運転てオープンの 強風
とき、室内ユ
ニット停止

運転
弱風

入力３
（ＤＩ ３）
電圧a接点スタティック/電圧a
接点パルス
※1

停止
手元発停禁止-

４

運転
手元発停禁止--停止
手元発停禁止18・設定温度入力切換S4を「0～10V」側にしてください。
（工場出荷時）・配線仕様
種類：
シース付ビニルコード（シールド線推奨）
太さ：
1.25～2.00mm2
配線長： 最大70m00●電圧入力①（設定温度上/下限の均等分割）（工場出荷時）
・DC 0V～10V（設定温度下限値～設定温度上限値）の入力範囲です。
・設定温度と電圧の関係は，
下図のようになります。
・設定温度上限値と下限値は、運転モードおよび室内ユニットによって異なります。
（例）
3-1:「代表的機種の各運転モード[下限値～上限値]」の設定温度と電圧の関係をごらん
ください。

入力1，
２
：
スタティック
入力３：パルス-

0-140Ω

℃
設定温度上限値

S4
運転
手元発停許可℃
30●電圧入力①・②の場合

入力1，
２
：
スタティック
入力３：パルス

冷房(ﾄﾞﾗｲ・電圧入力①（設定温度上/下限の均等分割）
・電圧入力②（電圧固定）
・抵抗入力※使用しない場合は、詳細設定スイッチS2のJP4をカットしてください。

4
0-10V 3
2-

1
全入力：パルス

５

運転
手元運転禁止手元発停許可-運転
６ 手元発停許可

７-

運転<->停止
手元発停禁止

-

暖房

-

９

１
０

暖房
運転

-

１
１

-

-

-

運転<->停止
手元発停許可

-

-

サーモ
ＯＦＦ

-

-

冷房

-

-

0

G

AO+
AO-

-

-

サーモ
ＯＦＦ解除

配線接続図

-

入力３
：
スタティック

0-140Ω

℃
50

-

-

JP6
JP5
JP4
JP3
JP2
JP1

11
リモコンから
温度設定可能

入力1,2,3全 全入力：
スタティックてオープンのとき、室内ユニット停止

0

1.9 2.2

4
0-10V 3

リモコンから
温度設定不可--基板

・DC 0V～10Vの入力範囲です。
・設定温度の有効範囲は、2.2V～10V（11℃～50℃）となります。
この範囲は、
リモコンから温度を設定することはできません。
・設定温度上下限値を越える入力の場合は、上下限値となります。
例えば、冷房[18℃～30℃]場合、3.5V以下は18℃、6.2V以上は30℃になります。
・リモコンから温度を設定したい場合には、入力電圧を1.9V以下にしてください。

入力1，
２
：パルス

10.0 Ｖ

2
1

AI+
AI-

制御タ

ON
0-10V
G

-

AO+

: OF

JP4カット制御タイ

詳細設

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

電圧入力値

3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2 5.4 5.6 5.8 6.0

[V]

-

-

-

-

-

-

-

13

-

-

-

-

-

-

-

ご注意：
・ 電圧入力は、室内ユニットとの接続を行ってから入力してください。また、入力電圧は
最大10Vです。それ以上の電圧を入力しないでください。故障の原因になります。
・ 電圧入力の精度が±1％より悪いとき、正しく温度設定できないことがあります。

14

-

-

-

-

-

-

-

●抵抗入力

運転

停止

-

-

サーモ
ＯＦＦ

サーモ
ＯＦＦ解除

全入力：
スタティック※１ パルス入力時は、パルス幅を200ms以上にしてください。

●配線仕様
種類： シース付ビニルコード
太さ： 0.5～2.0mm2
配線長：最大100m

・0～140Ωの入力範囲で、温度設定（1℃ステップ）を行います｡
・設定温度と抵抗の関係は，
下図のようになります。
・設定温度上限値と下限値は、運転モードおよび室内ユニットによって異なります。
（例）
3-1：「代表的機種の各運転モード[下限値～上限値]」の設定温度と抵抗の関係をごらんください。
・設定温度入力切換S4を「0～140Ω」側にしてください。
・配線仕様
種類：シース付ビニルコード（シールド線推奨）
太さ：1.25～2.00mm2
配線長：最大70m

0-140Ω

℃
設定温度上限値※2 デジタル出力について●D01は、運転出力です。
D02は、警報出力です。
●接点許容電圧電流は、最大DC24V, 3Aです。
●配線の仕様は、
デジタル入力の場合と同様です。
●室内グループ制御時に、室内ユニット1台でも運転・警報中であればそれぞれ出力します。

S4

40-10V 32
1

設定温度下限値0140 Ω

接続抵抗値と温度の関係

C-346

1

AO-

12

15

O

1
OFF

設定温度と電圧入力値の対応表（電力入力②）
設定温度
[℃]

●室内
（5～
0.5℃
中央
配線
す。
負荷

10 Ｖ

入力電圧値と温度の関係

全入力：パルス

送風

入力1,2,3全 送風てオープンの 運転
とき、室内ユニット停止

入力1,2,3全 冷房てオープンの 運転
とき、室内ユニット停止

設定温度下限値AI-●電圧入力②（電圧固定）

停止
手元発停許可

-

-

８

-

停止
手元発停禁止AI+

0 - 10V

※4

配線接続図

AI+

JP6
JP5
JP4
JP3
JP2
JP1

※ 1：手元※ 2：室内サー※ 3：ミニその※ 4：ミニ
いた
い場
・風速

有電圧

0-140Ω

AIAO+
AO-

デジタ
電圧の

9. 制御関連機器

制御関連編

（例）
3-1： 代表的機種の各運転モード[下限値～上限値℃]
冷房(ﾄﾞﾗｲ)[18～30℃]

暖房[16～26℃]

℃
30

℃
26

18

ブートスイッチ Ｓ5

自動[17～27℃]
℃
27

16

17

0

10V

0

10V

0

10V

電圧入力①の場合

0

140 Ω

0

140 Ω

0

140 Ω

抵抗入力の場合（工場出荷時）NORMAL側で固定したままご使用ください。

※4 アナログ出力について

LED（緑）表示

をごらん

0 - 10V
G℃
36●室内温度モニター出力は、DC4～20mA（5～36℃）となっており、温度指示範囲は、
0.5℃ステップです｡
中央監視側での計測単位にご注意ください｡
配線の仕様は、
アナログ入力の場合と同様で 5す。
負荷抵抗は、240Ω以下としてください。

LED表示

4

20 mA

電流値と温度の関係

内容

対処方法

消灯

電源OFF

通信線の接続を確認してください｡

3s間隔で点滅

T10
（12V）
接続エラー

T10接続線の接続を確認してください｡
T10ケーブル（付属品①）のヒューズが溶断していないことを確認してください。

1s間隔で点灯／消灯

室内ユニット警報

室内ユニットの警報を取り除いてください｡

100ms間隔で点灯／消灯 初期通信、
通信エラー
点灯
※1

基板での設定※1

通信線の接続を確認してください｡

正常動作状態－

室内ユニットに設定データを送るとき、
２００ms間消灯します。

制御タイプ設定スイッチ Ｓ１

0-10V
G

制御
タイプ

S1

ON
ON

1 2 3 4
1
OFF

4

: ON

: OFF

1

2

0
1
2
3
4
5
6
7

S1

3

4

制御
タイプ

1

2

S1

3

製品仕様

4

8
9
10
11
12
13
14
15

接続対象

SANYO

: 室内ユニットT形(PAC)・G形(GHP)以降

Panasonic : 室内ユニット

制御タイプを切り換えます。

電源

DC12V

消費電力

1.2W, 0.1A

使用環境条件

温度0℃～40℃、湿度20%～80%、屋内専用

外形寸法

幅256.0mm×奥行136.0mm×高さ63.8mm

重さ

0.9 kg

詳細設定スイッチ Ｓ2
S2

力電圧は
ます。
す。

ごらん

JP6
JP5
JP4
JP3
JP2
JP1

JP5
JP4
JP3
JP2
JP1

接続
カット
接続
カット
接続
カット
接続
カット
接続
カット
接続
カット

未定
（工場 出荷時）
未定
リモコンまたは集中制御機器あり（工場 出荷時）※4
リモコンまたは集中制御機器なし※4
電圧入力①（工場 出荷時）※3※3
電圧入力②室温として制御温度を出力（工場 出荷時）※2※2室温として吸込温度を出力
設定温度後押し優先（工場 出荷時）※1※1
設定温度手元禁止（工場 出荷時）
未定
未定

外形寸法図
単位: mm256.0※ 1：手元リモコンでの設定温度操作を後押し優先／操作禁止に切り換えます。
※ 2：室内温度モニターの出力を、制御で使用中の室温（暖房時シフト有りの吸込み温度またはリモコンセンサー）／吸込み温度に切り換えます。
※ 3：ミニシリパラを用いて設定温度の変更を行わない場合もJP4をカット（電圧固定）にしてください。
その際には、CN1の3,4番（AI±）に電圧を加えないでください。
※ 4：ミニシリパラをご使用する場合、リモコンまたは集中制御機器（システムコントローラーなど）をつけていただくことを基本としますが、ミニシリパラのみ（リモコンまたは集中制御機器が必要なし）でご使用したい場合には、
ＪＰ５をカットしてください。ただし、ミニシリパラだけでは室内ユニットの運転動作（運転モード
・風速・風向など）が制限されます。

有電圧／無電圧切換スイッチ Ｓ３

126.0

5.8 6.0

JP6

116.4
136.0

29 30

設定温度入力切換スイッチ Ｓ4
204.0

デジタル入力部において、
有電圧／無電圧の切換えを行います。

（工場出荷時）アナログ入力において、
電圧入力／抵抗入力の切換えを行います。

9.2（工場出荷時）63.8

0-140Ω

C-347

9. 制御関連機器

制御関連編

電磁弁出力基板 / ACC-3WAY-B1

C-348

ACC-3WAY-EQ2

C-349

㻯㻾㻙㻿㼂㻤㻜㻭㻙㻺㻌䠇䝇䝨䞊䝃䞊㻌

㻔㻞ಶ㻕

㻔㻞ಶ㻕

ቊΧȡ࿫Ǘ͛ǠȚǷǜǺ

㻡㻼㯮䐠㟁☢ᘚฟຊ㓄⥺㻟㻼㯤䐟㟁☢ᘚ㟁※⏝㻞㻜㻜㼂㓄⥺

㻢㻼ⓑ

㻟㻼ⓑ

㻱㻼ᘚ
䝞䝷䞁䝇ᘚ
྾㎸ᘚ
ྤฟᘚ

㻯㻺㻜㻜㻝
㻻㻼㼀㻵㻻㻺䠋㻟㼃㻭㼅㻢㻼㻔ⓑ㻕㻝㻯㻺㻜㻜㻟 㻟㻥㻼㻔㉥㻕 㻡㼇㟁☢ᘚฟຊ㼉
㻣
㻥

㻝
㻞
㻟
㻠
㻡
㻢

㻝
㻞
㻟
㻠
㻡
㻢

㻝
㻞
㻟
㻠
㻡

䐠㟁☢ᘚฟຊ㓄⥺

㻝
㻞
㻟
㻠
㻡
㻡㻼㻔㯮㻕

㟁☢ᘚฟຊᇶᯈ

䐟㟁☢ᘚ㟁※⏝㻞㻜㻜㼂㓄⥺

㻯㻺㻜㻤㻝
㻟㼃㻭㼅

㻰㻯㻝㻞䠲

㻝
㻟

㻯㻺㻜㻜㻞
㻼㻻㼃㻱㻾 㻝㻟㻼㻔ⓑ㻕 㻟㼇㻭㻯㻞㻜㻜㼂ධຊ㼉

㻝
㻟
㻯㻺㻟㻜㻥
㻻㻼㻝
㻟㻼㻔㯤㻕

㻭㻯㻞㻜㻜㼂

ᐊෆ䝁䞁䝖䝻䞊䝹ᇶᯈ

㻝
㻟
㻡
㻣
㻥

㻝
㻟

㟁☢ᘚ䜻䝑䝖
䜒䛧䛟䛿䜺䝇⟶ᘚ䜻䝑䝖

ู㏵ᡭ㓄⤖᮰ࣂࣥࢻ㓄⥺ᅛᐃලಶƪチᓎǽȗǕǹईཀǶπȞǹǓチ（感電、火災などの原因）ɿệ⯶ǨȚǷǢȜ
ɿ⃡ⳒමȴɁǹǸǽᜰțȚǙǬțǽ
ɿ‫۝‬ᡨමȴɁǹǸǛᜰțȚǙǬțǽ
ǑȚǷǢȜ
ǑȚǷǢȜ
ɿሱᑿ᛹ָǽⳎᖵǨȚǷǢȜ
ɿᕮȓᖿ⾷ᑿ፦ᖿ‫܅‬ȏ⾸ǽⳎᖵǽএǓ ɿ⯍ᰁᗢǛլȚᑿ፦ǽǑȚǷǢȜ
ǷǢȜɿ⯍ࡿংؔǽএǓǷǢȜɿ⥫මȓȪɳȳɲමǽ᛹ᙉɿᣀᔝǹ ɿɑɴɻ⥎ᶩ⡨ǞǹǸƸᕮᜟǛ⊝ǰɁɟɴʀǹǸȡⲟὪǺπǕǷǢȜȚȗǕǹǷǢȜƪチǻțǮཆǶႣΰǦǹǓチ（感電、故障の原因）ƪチ⯍ᕧక̗Ǿ͆ΧǺే⯍ǦǮⰙ⯍ᕧȡȪʀɁǺყ⯍ǦǵǚȘ⒅Ǖ（故障の原因）ᗨ๟ƪチ࿫͛క̗ǾƸǃ࿫͛⾷⯍ᕧ⾸క̗◻ᅽሤǄ
Ǻ൝ǲǵ⒅Ǖ
（感電、火災の原因）ƪチ⯍ᕧక̗ǾƸૅԑɿૅঋɮɓɋɐǹǸǽ⥎ἠ᧸ǦȒᄺࠔ⾷ɞɴʀȳʀ⾸ȡչǲǵǚȘ⒅Ǖ（感電の原因）
ƪチ͛ୡ‫ݨ‬Ǿഝ᰷࿀઻ǽ⤴‫ݨ‬ȡπ᧸ǨȚ
（製品の落下、感電、火災などの原因）ƪチ⥎ἠǾƸ
ཀ઻ǽȹʀɞɳȡπ᧸Ǧǵ᯺ીǺယỮǦƸᴻ੿ယỮ⤴Ǻȹʀɞɳǽঋ‫מ‬ǛΌȞȘǹǓȗǕǺ᯺ીǺࡘ઻ǨȚチ（故障や発熱、火災の原因）
ƪチ⥎ἠȡǾǤȍǹǓȗǕǺƸȳɘʀǾә⢡ș᯺ીǺ‫ۄ‬ș͛ǠȚ（感電、
火災の原因）

ƪチո╫ȓტ⢧Ǿ⒅ȞǹǓ（感電、火災の原因）ƪチᕮᗴǓǦǹǓ（感電、故障の原因）

ᮏయ㻌䠇㻌䜹䝞䞊㻌 䠄ྛ㻝ಶ䠅䝖䝷䝇䝍䝑䝢䞁㻌㻠㽢㻢㻌㻔㻞✀⁁䛺䛧㻕㻌䠄䜸䝥䝅䝵䞁ᇶᯈ䝪䝑䜽䝇䛾䜹䝞䞊⏝䠅䝖䝷䝇䝍䝑䝢䞁㻌㻠㽢㻝㻜㻌㻔㻞✀⁁䛺䛧㻕㻌䠄䜸䝥䝅䝵䞁ᇶᯈ䝪䝑䜽䝇ྲྀ䜚௜䛡⏝䠅

䠄㻝ಶ䠅
䠄㻠ಶ䠅

䜸䝥䝅䝵䞁ᇶᯈ䝪䝑䜽䝇

実行しなければならない
内容（強制事項）です。

࿫͛
⾷⯍ᕧ⾸క̗ȡǨȚ֭Ǻ

ƪチ࿫͛
⾷⯍ᕧ⾸
క̗ǾƸ
Ǚ⛷Ǔˀǡǽ⛩ॹಅȓଗ⫨Ꮱ‫‮‬ǺϞⲠǨȚチ（感電、
火災の原因）ƪチ⯍ᕧక̗ǾƸ⯍ᕧక̗ॲǛˁ▉Ǻ൝ǲǵ⒅Ǖチ（感電、火災の原因）ɿ⯍ᕧ▚ѿǺ⬄ǨȚཪ⒈࣠ᛡ
ɿԑἠ╄Ღ
ɿ࿫͛
⾷⯍ᕧ⾸
క̗◻ᅽሤ

䞉ᐊෆ䝁䞁䝖䝻䞊䝹ᇶᯈ䛸㟁☢ᘚฟຊᇶᯈ䛿䚸௜ᒓ㒊ရ䛾䐟㟁☢ᘚ㟁※⏝㻞㻜㻜㼂㓄⥺䛚䜘䜃䚸䐠㟁☢ᘚฟຊ㓄⥺䛷᥋⥆䛧䜎䛩䚹䞉᥋⥆䛩䜛㟁☢ᘚ䛿㟁☢ᘚ䜻䝑䝖䚸䜒䛧䛟䛿䜺䝇⟶ᘚ䜻䝑䝖䛸䛺䜚䜎䛩䚹ピハ⥎ἠࡖྲྀࡾ௜ࡅࢿࢪ

㟁☢ᘚฟຊᇶᯈ

ビハ͛ୡ⤴‫ݨ‬

してはいけない内容（禁止事項）です。

ƛチǙમșǓǮǯǞԑ૓ȡᓎǽࡖ▉‫ۥ‬Ƕ◻ᅽǦǵǓȍǨƹ

財産の損害が発生するおそᗨ๟ 「軽傷を負うことや、れがある内容」です。

⚋‫「 ܝ‬死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
ƛチ ◳ǲǮπǓᅀȡǦǮǷǜǺ᧯ǧȚ‫્ڈ‬ȓ၏્ǽᲦಏȡٚոǦǵƸ◻
ᅽǦǵǓȍǨƹヒハયӴˀǽǣᗨ๟ ർǩǙમșǞǯǤǓ

●「据付（電気）工事説明書」
をよくお読みのうえ、正しく安全に施工してください。特に「1.安全上のご注意」
は、施工前に必ずお読みください。
●据付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認してください。また、「据付（電気）工事説明書」は、お客様で保管いただくよう依頼してください。
●「据付（電気）工事説明書」に記載されていない方法や、指定の部品を使用しない方法で据え付けされたことにより事故や損害が生じたときには、当社では責任を負えません。
また、その据え付けが原因で故障が生じた場合は、製品保証の対象外となります。
●移設、修理の場合は「据付（電気）工事説明書」
を工事担当の方へお渡しください。
●接続する機器に付属の「据付（電気）工事説明書」もあわせてご覧ください。

‫ݨ‬ᨯ⯍ᰁ೏լ‫࣠מ‬ኑ⾷ঋ͛Ǡ᧸⿔⿠ビബ⾸࿫͛⾷⯍ᕧ⾸క̗◻ᅽሤ⚋‫ܝ‬フハ‫ۄ‬ș͛Ǡᅀᗕ㟁☢ᘚฟຊᇶᯈ

ୖྥ䛝㓄⥺䛾వ๫ศ䜢⤖᮰䝞䞁䝗䛷ᅛᐃ䛩䜛䛣䛸㻔㼂㻾㻲㻡䝅䝸䞊䝈㻛㻳㻴㻼㻌㼁㼁㻝䝅䝸䞊䝈㻕䖃㻠᪉ྥኳ஭䜹䝉䝑䝖ᙧୖྥ䛝㟁☢ᘚฟຊᇶᯈ

㓄⥺䛾వ๫ศ䜢⤖᮰䝞䞁䝗䛷ᅛᐃ䛩䜛䛣䛸ղ㟁☢ᘚฟຊ㓄⥺

㻯㻺㻜㻜㻟
㻥㻼㉥

㻻㻼㻝㻌㻟㻼㻔㯤㻕㻟㼃㻭㼅㻌㻡㻼㻔㯮㻕䝪䝑䜽䝇ഃ㠃䛾䝃䝗䝹䜢౑䛳䛶㓄⥺䜢ᅛᐃ䛧䛶䛟䛰䛥䛔㟁☢ᘚ䜻䝑䝖
䜒䛧䛟䛿䜺䝇ᐁᘚ䜻䝑䝖㻌

ᐊෆ䝁䞁䝖䝻䞊䝹ᇶᯈ䠫䠬㻝㻔㻯㻺㻟㻜㻥㻕䜈㻼㼞㼕㼚㼠㼑㼐㻌㼕㼚㻌㻶㼍㼜㼍㼚㼃㻝㻜㻞㻞㻙㻝㻜㻤㻞㻟㻭㻯㼄㻲㻢㻜㻙㻝㻤㻤㻥㻞㻤㻡㻠㻢㻠㻟㻢㻥㻞㻡㻢㻜㻜㻟㻻㻼㻝㻌㻟㻼㻔㯤㻕㟁☢ᘚฟຊᇶᯈ

㟁☢ᘚฟຊᇶᯈ

䝧䝹䝬䜴䝇䛾∎䛻㓄⥺䜢ᅛᐃ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹㟁☢ᘚฟຊᇶᯈ

ୖྥ䛝䜹䝞䞊ᇶᯈ䜢䝇䝨䞊䝃䞊䛷ྲྀ䜚௜䛡䛯ᚋ䚸ୖᅗ䛾䜸䝥䝅䝵䞁ᇶᯈ䝪䝑䜽䝇䛻ᅛᐃ䛩䜛䛣䛸

㻥㻼㉥

3㯤

3㯮

䝖䝷䝇䝍䝑䝢䞁㻌㻠㽢㻢㻌㻔㻞✀⁁䛺䛧㻕䠄㻞䛛ᡤ䠅ձ㟁☢ᘚ㟁※⏝9㓄⥺䐠㟁☢ᘚฟຊ㓄⥺ᐊෆ䝁䞁䝖䝻䞊䝹ᇶᯈ㻟䠳䠝䠵㻔㻯㻺㻜㻤㻝㻕䜈䝖䝷䝇䝍䝑䝢䞁㻌㻠㽢㻝㻜㻌㻔㻞✀⁁䛺䛧㻕䠄㻞䛛ᡤ䠅ᐊෆ䝴䝙䝑䝖ഃ㠃䛾ᯈ㔠䛻䝖䝷䝇䝍䝑䝢䞁㻌㻠㼤㻝㻜䛷ᅛᐃ䛩䜛䛣䛸

ู㏵ᡭ㓄

3ⓑ

3ⓑ

㻟㼃㻭㼅㻌㻡㻼㻔㯮㻕㟁⿦࣎ࢵࢡࢫࡢ⦕ࡲ࡛
ࢩ࣮ࣝᮦࢆࣁࢧ࣑࡛ษࡿ

㟁⿦࣎ࢵࢡࢫࡢ⦕ࡲ࡛
ࢩ࣮ࣝᮦࢆࣁࢧ࣑࡛ษࡿ

ղ㟁☢ᘚฟຊ㓄⥺ձ㟁☢ᘚ㟁※⏝9㓄⥺㻼㻻㼃㻱㻾䠄䠟䠪㻜㻜㻞䠅
㻟㻼ⓑ䜸䝥䝅䝵䞁ᇶᯈ䝪䝑䜽䝇䖃㻌㻠᪉ྥኳ஭䜹䝉䝑䝖ᙧ䠄㼂㻾㻲㻟䝅䝸䞊䝈㻛㻳㻴㻼㻌㼁㻿㻝䝅䝸䞊䝈䠅ྲྀ௜఩⨨ձ㟁☢ᘚ㟁※⏝9㓄⥺䖃㻌㻠᪉ྥኳ஭䜹䝉䝑䝖ᙧ䠄㼂㻾㻲㻠䝅䝸䞊䝈㻛㻳㻴㻼㻌㼁㼀㻝䝅䝸䞊䝈䠅ྲྀ௜఩⨨䞉ู㏵ᡭ㓄䛾ಙྕฟຊᇶᯈ䛸ే⏝䛩䜛ሙྜ䛿䚸ಙྕฟຊᇶᯈ䛾ᤣ௜ᕤ஦ㄝ᫂᭩䜢ཧ↷䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹䜎䛯䚸㻭㻯㻞㻜㻜䠲᭷㟁ᅽฟຊ䜢౑⏝䛩䜛ሙྜ䛿䚸ู㏵ᡭ㓄䛾䝠䝳䞊䝈௜䛝㓄⥺㻔䝃䞊䝡䝇㒊ရ䝁䞊䝗䠖㻯㼂㻢㻞㻟㻝㻥㻟㻞㻥㻠㻟㻕䛜ᚲせ䛻䛺䜚䜎䛩䚹ಙྕฟຊᇶᯈ䛸ే⏝䛩䜛ሙྜ㻝䠊䜸䝥䝅䝵䞁ᇶᯈ䝪䝑䜽䝇䜢௜ᒓ䛾䝖䝷䝇䝍䝑䝢䞁䠄㻠㽢㻝㻜䠅䛷ᐊෆ䝴䝙䝑䝖䛻ྲྀ䜚௜䛡䜎䛩䚹ὀ䠅䛣䛾䛸䛝䚸䜸䝥䝅䝵䞁ᇶᯈ䝪䝑䜽䝇䛾ྥ䛝䛻ὀព䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹䠄ྲྀ௜఩⨨ཧ↷䠅⤖᮰䝞䞁䝗ᅛᐃ఩⨨㻞䠊㟁☢ᘚฟຊᇶᯈ䛾䝇䝨䞊䝃䞊䜢䜸䝥䝅䝵䞁ᇶᯈ䝪䝑䜽䝇䛾䜹䝞䞊䛾✰䛻ྲྀ䜚
௜䛡䜎䛩䚹
ୖྥ䛝
㻟䠊ୗグᡭ㡰䛷㓄⥺䛧䜎䛩䚹䞉䐟㟁☢ᘚ㟁※⏝㻞㻜㻜㼂㓄⥺䛾㻟㻼ⓑ䝁䝛䜽䝍䜢㟁☢ᘚฟຊᇶᯈ䛾㻼㻻㼃㻱㻾䠄㻯㻺㻜㻜㻞䠅䛻᥋⥆䛧䜎䛩䚹䞉㻟㻼㯤䝁䝛䜽䝍䜢ᐊෆ䝁䞁䝖䝻䞊䝹ᇶᯈ䛾㻻㻼㻝䠄㻯㻺㻟㻜㻥䠅䛻᥋⥆䛧䜎䛩䚹䞉䐠㟁☢ᘚฟຊ㓄⥺䛾㻢㻼ⓑ䝁䝛䜽䝍䜢㟁☢ᘚฟຊᇶᯈ䛾㻻㻼㼀㻵㻻㻺䠋㻟㼃㻭㼅䠄㻯㻺㻜㻜㻝䠅䛻᥋⥆䛧䜎䛩䚹䞉㻡㻼㯮䝁䝛䜽䝍䜢ᐊෆ䝁䞁䝖䝻䞊䝹ᇶᯈ䛾㻟㼃㻭㼅䠄㻯㻺㻜㻤㻝䠅䛻᥋⥆䛧䜎䛩䚹 㻻㻼㼀㻵㻻㻺㻛㻟㼃㻭㼅䠄㻯㻺㻜㻜㻝䠅
䞉㟁☢ᘚ䜻䝑䝖䜒䛧䛟䛿䜺䝇⟶ᘚ䜻䝑䝖䛛䜙䛾䝁䝛䜽䝍䠄㻥㻼㉥䠅䜢㟁☢ᘚฟ㻢䠬ⓑຊᇶᯈ䛾㻥㻼㉥䝁䝛䜽䝍䠄㻯㻺㻜㻜㻟䠅䛻᥋⥆䛧䜎䛩䚹䝇䝨䞊䝃䞊㻠䠊㓄⥺䜢䜸䝥䝅䝵䞁ᇶᯈ䝪䝑䜽䝇䛾✰䛻㏻䛧䛺䛜䜙௜ᒓ䛾䝖䝷䝇䝍䝑䝢䞁䠄㻠䛛ᡤ䠅䠄㻠㽢㻢䠅䛷䜸䝥䝅䝵䞁ᇶᯈ䝪䝑䜽䝇䛾䜹䝞䞊䜢ᅛᐃ䛧䜎䛩䚹ὀ䠅䛣䛾䛸䛝䚸䜸䝥䝅䝵䞁ᇶᯈ䝪䝑䜽䝇䛾䜹䝞䞊䛷㓄⥺䜢䛛䜏㎸䜎䛺䛔䜘䛖䛻䛤ὀព䛟䛰䛥䛔䚹㻡䠊䐟㟁☢ᘚ㟁※⏝㻞㻜㻜㼂㓄⥺䚸䐠㟁☢ᘚฟຊ㓄⥺䜢䜸䝥䝅䝵䞁ᇶᯈ䛾䝪䝑䜽䝇䛻௜ᒓ䛾⤖᮰䝞䞁䝗䛷㻞䛛ᡤᅛᐃ䛧䜎䛩䚹㻢䠊㓄⥺సᴗ䛜⤊䜟䜚䜎䛧䛯䜙䚸㓄⥺䛾䛛䜏㎸䜏䛾䛺䛔䛣䛸䜢☜ㄆ䛧䚸⤖᮰䝞䞁䝗䛾䛒䜎䜚䜢ษ᩿䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹

9. 制御関連機器
制御関連編

電磁弁出力基板 / ACC-3WAY-EQ2

9. 制御関連機器

制御関連編

電磁弁出力基板 / ACC-3WAY-B2

C-350

ᗨ๟

C-351

取り付けネジ

オプション基板ボックス

電磁弁出力基板

トラスタッピン 4×10 (2種溝なし) (2個)
（オプション基板ボックス取り付け用）

ナベネジ M4×4(1個)（オプション基板ボックスの蓋用）

本体＋蓋（各1個）

基板（1個）＋スペーサー（4個）

実行しなければならない
内容（強制事項）
です。

配線固定具

5P黒

②電磁弁出力配線

3P黄①電磁弁電源用200Ｖ配線

6P白

3P白

ƪチᓎǽȗǕǹईཀǶπȞǹǓチ（感電、火災などの原因）ɿệ⯶ǨȚǷǢȜ
ɿ⃡ⳒමȴɁǹǸǽᜰțȚǙǬțǽ
ɿ‫۝‬ᡨමȴɁǹǸǛᜰțȚǙǬțǽ
ǑȚǷǢȜ
ǑȚǷǢȜ
ɿሱᑿ᛹ָǽⳎᖵǨȚǷǢȜ
ɿᕮȓᖿ⾷ᑿ፦ᖿ‫܅‬ȏ⾸ǽⳎᖵǽএǓ ɿ⯍ᰁᗢǛլȚᑿ፦ǽǑȚǷǢȜ
ǷǢȜɿ⯍ࡿংؔǽএǓǷǢȜɿ⥫මȓȪɳȳɲමǽ᛹ᙉɿᣀᔝǹ ɿɑɴɻ⥎ᶩ⡨ǞǹǸƸᕮᜟǛ⊝ǰɁɟɴʀǹǸȡⲟὪǺπǕǷǢȜȚȗǕǹǷǢȜƪチǻțǮཆǶႣΰǦǹǓチ（感電、故障の原因）ƪチ⯍ᕧక̗Ǿ͆ΧǺే⯍ǦǮⰙ⯍ᕧȡȪʀɁǺყ⯍ǦǵǚȘ⒅Ǖ（故障の原因）ᗨ๟ƪチ࿫͛క̗ǾƸǃ࿫͛క̗◻ᅽሤ⾷⯍ᕧ⥎ἠక̗⾸ǄǺ൝ǲǵ⒅Ǖ
（感電、火災の原因）ƪチ⯍ᕧక̗ǾƸૅԑɿૅঋɮɓɋɐǹǸǽ⥎ἠ᧸ǦȒᄺࠔ⾷ɞɴʀȳʀ⾸ȡչǲǵǚȘ⒅Ǖ（感電の原因）
ƪチ͛ୡ‫ݨ‬Ǿഝ᰷࿀઻ǽ⤴‫ݨ‬ȡπ᧸ǨȚ
（製品の落下、感電、火災などの原因）ƪチ⥎ἠǾƸ
ཀ઻ǽȹʀɞɳȡπ᧸Ǧǵ᯺ીǺယỮǦƸᴻ੿ယỮ⤴Ǻȹʀɞɳǽঋ‫מ‬ǛΌȞȘǹǓȗǕǺ᯺ીǺࡘ઻ǨȚチ（故障や発熱、火災の原因）
ƪチ⥎ἠȡǾǤȍǹǓȗǕǺƸȳɘʀǾә⢡ș᯺ીǺ‫ۄ‬ș͛ǠȚ（感電、
火災の原因）

ƪチո╫ȓტ⢧Ǿ⒅ȞǹǓ（感電、火災の原因）ƪチᕮᗴǓǦǹǓ（感電、故障の原因）

ቊΧȡ࿫Ǘ͛ǠȚǷǜǺ

ƪチ࿫͛
⾷⯍ᕧ⾸
క̗ǾƸǙ⛷Ǔˀǡǽ⛩ॹಅȓଗ⫨Ꮱ‫‮‬ǺϞⲠǨȚチ（感電、
火災の原因）ƪチ⯍ᕧక̗ǾƸ⯍ᕧక̗ॲǛˁ▉Ǻ൝ǲǵ⒅Ǖチ（感電、火災の原因）ɿ⯍ᕧ▚ѿǺ⬄ǨȚཪ⒈࣠ᛡɿԑἠ╄Ღɿ࿫͛క̗◻ᅽሤ⾷⯍ᕧ⥎ἠక̗⾸

EP弁
バランス弁
吸込弁
吐出弁

DC12V

5P(黒)

CN003
9P(赤)
[電磁弁出力]

1
3
5
7
9

CN001
OPTION／3WAY
6P(白)

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
6

①電磁弁電源用200V配線②電磁弁出力配線

1
3

CN002
POWER 1
3P(白) 3
[AC200V入力]

1
3

CN081
3WAY

CN002 OP1_OUT
3P(黄)

または

CN309 OP1
3P(黄)AC200Ｖ

室内コントロール基板

1
3
5
7
9

1
3

電磁弁キットもしくは
ガス管弁キット

別途手配

・室内コントロール基板と電磁弁出力基板は、付属部品の①電磁弁電源用200V配線および、②電磁弁出力配線で接続します。
・接続する電磁弁は電磁弁キット、もしくはガス管弁キットとなります。

ピハ⥎ἠࡖビハ͛ୡ⤴‫ݨ‬

してはいけない内容（禁止事項）です。

ƛチǙમșǓǮǯǞԑ૓ȡᓎǽࡖ▉‫ۥ‬Ƕ◻ᅽǦǵǓȍǨƹ

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

⚋‫「 ܝ‬死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
ƛチ ◳ǲǮπǓᅀȡǦǮǷǜǺ᧯ǧȚ‫્ڈ‬ȓ၏્ǽᲦಏȡٚոǦǵƸ◻
ᅽǦǵǓȍǨƹヒハયӴˀǽǣᗨ๟ ർǩǙમșǞǯǤǓ

●「据付工事説明書（電気配線工事）」
をよくお読みのうえ、正しく安全に施工してください。特に「1.安全上のご注意」
は、施工前に必ずお読みください。
● 据 付 工 事 完 了 後 、試 運 転 を 行 い 異 常 が な いことを 確 認してくだ さ い 。ま た 、「据付工事説明書（電気配線工事）」は、お客様で保管いただくよう依頼してください。
●「据付工事説明書（電気配線工事）」に記載されていない方法や、指定の部品を使用しない方
法で据え付けされたことにより事故や損害が生じたときには、当社では責任を負えません。
また、その据え付けが原因で故障が生じた場合は、製品保証の対象外となります。
●移設、修理の場合は「据付工事説明書（電気配線工事）」を工事担当の方へお渡しください。
●接続する機器に付属の「据付工事説明書（電気配線工事）」もあわせてご覧ください。

⯍ᰁ೏լ‫࣠מ‬ኑ‫ݨ‬ᨯ ACC-3WAY-B2

࿫͛⾷⯍ᕧ⾸క̗◻ᅽሤ࿫͛⾷⯍ᕧ⾸క̗ȡǨȚ֭Ǻ⚋‫ܝ‬フハ‫ۄ‬ș͛Ǡᅀᗕ

CN003
9Ｐ赤

3P白

9P赤

POWER
（CN002）
3P白

6P白
5P黒

スペーサー（4か所）

OPTION／3WAY（CN001）6P白②電磁弁出力配線

3Ｐ黄

別途手配

トラスタッピン 4×10
(2種溝なし)（2か所）

室内コントロール基板
3WAY（CN081）へ

室内コントロール基板
OP1(CN309)または
OP1_OUT(CN002)

電磁弁キットもしくは
ガス管弁キット

電磁弁出力基板●1方向カセット形

ユニット側面●2方向天井カセット形
22～90形

電磁弁出力基板

OP1 3P(黄)電磁弁出力基板
信号出力基板3WAY5P(黒)電磁弁出力基板
信号出力基板OP1_OUT 3P(黄)112～160形

3WAY
5P(黒)

オプション基板ボックス

中継コネクタ

①電磁弁電源用200V配線

ナベネジ M4×4

下記に記載の無い場合は室内ユニットに同梱の据付工事説明書をご確認ください。どちらにも取り付け方法の記載がない場合は本体の運転に支障がないよう室内ユニット本体の近傍に配置してください。

ブハૅԑɮɓɋɐȇǽ‫ۄ‬ș͛Ǡ⾷ͦ⒙ό⾸3．配線が完了したら付属のナベネジ（M4×4）でオプション基板ボックスの蓋を固定します。
注）このとき、オプション基板ボックスの蓋で配線をかみ込まないようにご注意ください。

1．電磁弁出力基板を下記手順でオプション基板ボックスに取り付けます。
・基板のスペーサーをオプション基板ボックスの底の穴に取り付けます。
注）このとき、電磁弁出力基板の向きに注意してください。
（右図参照）
・オプション基板ボックスを付属のトラスタッピン（4×10）で室内ユニットに取り付けます。
2．下記手順で配線します。
・①電磁弁電源用200V配線の3P白コネクタを電磁弁出力基板のPOWER（CN002）に接続します。
・3P黄コネクタを室内コントロール基板のOP1(CN309)またはOP1_OUT(CN002)に接続します。
・②電磁弁出力配線の6Ｐ白コネクタを電磁弁出力基板のOPTION／3WAY（CN001）に接続します。
・5P黒コネクタを室内コントロール基板の3WAY（CN81）に接続します。
・電磁弁キットもしくはガス管弁キットからのコネクタ（9P赤）を電磁弁出力基板の9P
赤コネクタ（CN003）に接続します。

人が容易に触れないところに取り付けてください。

9. 制御関連機器
制御関連編

電磁弁出力基板

C-352

電磁弁出力基板

電磁弁電源用200Ｖ配線
引き込み口

電磁弁出力配線引き込み口

9Ｐ赤

CN003
9P赤

POWER
（CN002）
3P白

スペーサー
（4か所）

ナベネジ Ｍ4×4

3P白

6P白

OPTION／3WAY（CN001）
6P白

別途手配

5P黒

丸端子

オプション基板ボックス

室内コントロール基板
3WAY（CN081）へ

室内ユニット電源
端子板R・Sへ

電磁弁キットもしくは
ガス管弁キット

トラスタッピン 4×10
（2か所）

中継コネクタ②電磁弁出力配線

ヒューズ付き配線（CV6231932943）【電磁弁電源用】

・電磁弁出力基板の取り付け

昇降グリルは室内コントロール基板の電源コネクタ（OP1 3P(黄)またはOP1_OUT 3P(黄)）を使用しますので、①電磁弁電源用200Ｖ配線を別途手配のヒューズ付き配線(サービス部品コード：CV6231932943)に交換してください。

2方向昇降グリルと併用する場合

・別途手配の信号出力基板と併用する場合は、信号出力基板の“据付工事説明書（電気配線工事）”を参照してください。
また、AC200V有電圧出力を使用する場合は、別途手配のヒューズ付き配線(サービス部品コード：CV6231932943)が必要になります。

信号出力基板と併用する場合

室内コントロール基板

電磁弁出力基板●高天井1方向カセット形

3WAY
5P（黒）

室内コントロール基板

6P（赤）

GRL
3P（黄）

OP1
3P（黄）

昇降グリル
制御基板へ

昇降グリル受光部

電磁弁出力基板
CN002へ・(参考)GHP LU1シリーズ

6P（赤）

昇降グリル
制御基板へ

OP1_OUTまたはOP1

OPTION 14P(白)またはOPTION 6P(白)GRL 7P(白)3WAY 5P(黒)電磁弁出力基板
POWER
CN002 へ

信号出力基板
POWER
CN002 へ完成図

3P白・電磁弁電源用配線

3P白

3P白

3P白

・ヒューズ付き配線（CV6231932943）

カット

カット

室内ユニット
端子板R・Sへ

ヒューズ

3P黄

丸端子

ヒューズ

50ｍｍ程度

CN001

CN003

CN003

CN002

3WAY
5P黒

OPTION 6P 白
または
14P 白

室内コントロール基板

OP1 3P(黄)またはOP1_OUT 3P(黄)CN002

電磁弁出力基板

CN004※ワイヤージョイントは電装ボックス内に収めてください。

室内電装ボックス

ワイヤージョイント

端子板
R
S

ヒューズ

CN001

信号出力基板

専用図（昇降グリルの配線は一部省略）

Printed in Japan
W0320-20823
ACXF60-18823
85464359931004

昇降グリル
制御基板へ

電磁弁キットもしくは
ガス管弁キット

信号出力

別途手配のヒューズ付き配線（サービス部品コード：CV6231932943）と電磁弁電源用配線をカットして、ワイヤージョイント（現地調達）で接続してください。信号出力基板に同梱されている有電圧出力用200V配線は使用しません。

2方向昇降グリルと信号出力基板（AC200V有電圧出力）を併用する場合

昇降グリル受光部

別途手配のヒューズ付き配線

電磁弁出力基板
CN002へ・(参考)GHP LS1シリーズ

R S T●天井ビルトインカセット形
ユニット側面

36～56形ユニット側面

電磁弁出力基板71～160形ユニット天面（下図は80形の例）●天井吊形

ブハૅԑɮɓɋɐȇǽ‫ۄ‬ș͛Ǡ⾷ͦ⒙ό⾸

9. 制御関連機器
制御関連編

C-353S-G28～71KS1

CS-P28～56K3U

CS-P28～45K4U、S-G28～45KT1

CS-P56,71K4U、S-G56,71KT1

対象機種⑧，⑨，⑩，⑪①，②，③，④，⑤，⑥，⑦

付属部品

６参照

３, ５参照３, ４参照３Ｐ黄５Ｐ黒⑦結束クランパー 大 1本

⑥結束クランパー 小 4本

⑤ネジ M4×16 2個（ボックス固定用）④ネジ M4×4 1個（蓋用）※③電磁弁出力配線(1.5m)※②電磁弁電源用200V配線(1.5m)

本体+基板+蓋（各1個）
スペーサー4個①電磁弁基板ボックス

２-２．付属部品

６Ｐ白

３Ｐ白

９Ｐ赤

６Ｐ白

※延長が必要な場合は5mのサービスパーツを使用ください。
サービスパーツ部品コード
・電磁弁電源用200V配線(5m)／CV7010000355
・電磁弁出力配線(5m)／CV7010000356

６Ｐ黄⑪電磁弁キット接続配線

５Ｐ黒⑩電磁弁出力配線

３Ｐ黄⑨電磁弁電源用200V配線⑧基板取付板３Ｐ白

取り付け方法※ 2の機種に使用する場合は、①電磁弁基板ボックスから基板とスペーサー4個を取りはずし、⑧基板取付板に取り付けてご使用ください。（詳細は6-2-1参照）

※

2

1

２．使用部品
２-１．使用区分●可燃性ガスの漏れる恐れのある場所への設置は行わないでください。万一ガスが漏れてユニットの周囲に溜ると、発火の原因になることがあります。

注意●CS-P28～71K4U、S-G28～71KT1機種に接続する場合は、アース工事（D種接地工事）を行ってください。
（電気工事士の資格のある方が行ってください。）※アース端子は電磁弁出力基板の電装ボックス内部にあります。

●据付、電気工事は、販売店又は専門業者に依頼してください。ご自分で据え付け工事をされ不備があると、水漏れや感電・火災等の原因になります。
●電気工事は、電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」及び”据付（電気）工事およびサービ
ス担当のかたへ”に従って施工してください。
●電源回路容量不足や施工不備があると、感電・火災の原因になります。
●配線は、所定のケ－ブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケ－ブルの外力が伝わらないように確実に固定してください。
接続や固定が不完全な場合は、発熱、火災等の原因になります。
●据え付けは、重量に十分耐える所に確実に行ってください。強度が不足している場合は、ユニットの落下により、けがの原因になります。
●作業中に冷媒ガスが漏れた場合は換気をしてください。冷媒ガスが火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。
●設置工事終了後、冷媒ガスが漏れていないことを確認してください。冷媒ガスが室内に漏れ、ファンヒ－ター、スト－ブ、コンロなどの火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。

警告

警告 取扱いを誤った場合、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合。
注意 取扱いを誤った場合、人が軽傷を負う危険が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される場合。

電磁弁出力基板（壁掛形用） ＡＣＣ－３ＷＡＹ－ＥＫ

１
３

５Ｐ(黒)

１
２
３
４
５

ＣＮ０８１
３ＷＡＹ

ＣＮ３０９
ＯＰ１
３Ｐ(黄)

１
２
３
４
５

１
２
３
４
５
６

③電磁弁出力配線

１
３

１
２
３
４
５
６

図１

1

アース

１
３

１
３
５
７
９

＜配線図＞

図２

①電磁弁基板ボックス

図３

電磁弁キットからの配線①電磁弁基板ボックス②電磁弁電源用200V配線(1.5m)③電磁弁出力配線(1.5m)

アース

電磁弁キット別売品⑥結束クランパー小⑥結束クランパー小アース⑤ネジM4×16※アース工事(D種接地工事)を行ってください。

室内コントロール基板へ

電磁弁キットへ蓋④ネジM4×4＜完成図＞⑤ネジM4×16

・次のように配線してください。(図3)

３-３．電磁弁出力基板配線

１
CN００３ ３
９P(赤) ５[電磁弁出力] ７９①電磁弁基板ボックス

ＣＮ００１
ＯＰＴＩＯＮ／３ＷＡＹ
６Ｐ(白)

ＣＮ００２
POWER １
３P(白) ３[AC２００V入力]

電磁弁出力基板②電磁弁電源用２００V配線

・推奨取り付け位置は天井裏または壁の裏など。(図2)※サービスできる所に取り付けてください。

３-２．推奨取り付け位置

室内機

ＥＰ弁
バランス弁
吸込弁
吐出弁

ＤＣ１２Ｖ

ＡＣ２００Ｖ

室内コントロール基板

・室内コントロール基板への配線の接続は、付属部品の②電磁弁電源用200V配線および、③電磁弁出力配線で接続します。
・接続する電磁弁は電磁弁キットとなります。

３-１．配線図＜対象機種：CS-P28～71K4U、S-G28～71KT1＞

３．電磁弁基板ボックス取り付け方法

据付（電気）工事およびサービス担当のかたへ■据付工事、電気工事は、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ確実に行ってください。
■ここに示した注意事項は、「 警告」、「 注意」に区分していますが、いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。表示と意味は次のようになっています。

１．安全上のご注意

85464369586001

9. 制御関連機器
制御関連編

電磁弁出力基板 / ACC-3WAY-EK

ネジ

ネジ

グリル

図５

ネジカバー

ネジ

C-354
図６

電装カバー

図４

リブの内側へ電磁弁出力基板
電源配線

図７

端子板固定板

電装カバー

結束クランパー
(室内機に付属)にて結束

図８・電磁弁出力基板の出力配線
・その他別売配線

手順1.図7～9を参考に配線を引き回してください。
手順2.電磁弁出力基板は、室内コントロール基板OP1、3WAYに接続しアースをネジ締めして配線処理してください。
手順3.電磁弁出力基板電源配線へ付属部品の⑦結束クランパー大を図9の位置で結束してください。
結束クランパーの頭部が筐体ヘリにあたることで配線の抜けをふせぎます。
手順4.はずしたものを組み立てて、元の状態に戻してください。

室内コントロール基板

3WAY（CN081、5P黒）：電磁弁出力基板の出力配線接続コネクタ

OP1（CN309、3P黄）：電磁弁出力基板電源配線接続コネクタ

４-２．配線電磁弁出力基板の配線処理は、グリルをはずし、電装カバーと端子板固定板をはずして作業します。

爪・爪をはずし、グリルの両端を持ちグリルを引き上げるようにしてはずします。(図5)
・電装カバーをはずします。（図5）

フラップ

４-１．グリルの取りはずしかた・フラップを開けて、2箇所のネジカバーを開きネジをはずします。(図4)＜対象機種：CS-P28～45K4U、S-G28～45KT1＞

４．室内機側取り付け方法

2

引っ掛ける

ネジ

ネジ

ネジカバー

ネジ

図１０

爪

図１２

爪

・爪をはずし、グリルの両端を持ちグリルを引き上げるようにしてはずします。(図12)・電装カバーをはずします。（図12）

ネジ・フラップを開けて、3箇所のネジカバーを開きネジをはずします。(図11)

フラップ

前パネル

５-１．グリルの取りはずしかた
・前パネルを開けてネジをはずします。(図10)＜対象機種：CS-P56,71K4U、S-G56,71KT1＞

アース⑦結束クランパー大（付属部品）
配線抜け防止用

５．室内機側取り付け方法

電磁弁出力基板
電源配線

図９

電装カバー

グリル

図１１

9. 制御関連機器
制御関連編

C-355※1 室内機にも結束クランパーが付属されています。
どちらかをご使用ください。

・電磁弁出力基板電源配線および電磁弁出力基板の出力配線
・その他別売品配線

電装BOXの側溝に沿って配線を入れます。

⑦結束クランパー大(付属部品)※1

図１４

端子板固定板

電磁弁
出力基板アース

図１５

手順1.図14を参考に配線を引き回してください。
手順2.電磁弁出力基板は、室内コントロール基板OP1、3WAYに接続し、付属部品の⑦結束クランパー大または室内機に付属の結束クランパーで結束してください。その後、図15の通りアースをネジ締めして配線処理してください。
手順3.はずしたものを組み立てて、元の状態に戻してください。

図１３

3

５Ｐ(黒)

１
２
３
４
５

ＣＮ０８１
３ＷＡＹ

ＣＮ３０９
ＯＰ１
３Ｐ(黄)

１
３

１
２
３
４
５
６
１
２
３
４
５
６
ＣＮ００１
ＯＰＴＩＯＮ／３ＷＡＹ
６Ｐ(白)１
CN００３ ３
９P(赤) ５[電磁弁出力] ７
９

電磁弁キット

別売品

１
３
５
７
９

１
２
３
４
５
６

６Ｐ(黄)

１
２
３
４
５
６

⑪電磁弁キット接続配線

１
３
５
７
９

１
３

図１７

⑧基板取付板

図１８・取りはずした基板とスペーサーを付属部品の⑧基板取付板に取り付けます。（図18）①電磁弁基板ボックス

基板、スペーサー4個

６-２-１．電磁弁出力基板準備・付属部品の①電磁弁基板ボックスから基板とスペーサー4個を取りはずします。（図17）図１６※電磁弁キットの配線が6P黄のコネクタの場合は、付属の⑪電磁弁キット接続配線で接続します。

１
２
３
４
５

ＣＮ００２
POWER １
３P(白) ３[AC２００V入力]

電磁弁出力基板⑨電磁弁電源用２００V配線⑩電磁弁出力配線

１３６-２．電磁弁出力基板取り付け

ＥＰ弁
バランス弁
吸込弁
吐出弁

ＤＣ１２Ｖ

ＡＣ２００Ｖ

室内コントロール基板

電磁弁キット別売品

・室内コントロール基板への配線の接続は、付属部品の⑨電磁弁電源用200V配線および、⑩電磁弁出力配線で接続します。
・接続する電磁弁は電磁弁キットとなります。
※電磁弁キットの配線が6P黄のコネクタの場合は、付属部品の⑪電磁弁キット接続配線で接続します。

3WAY（CN081、5P黒）：電磁弁出力基板の出力配線接続コネクタ

室内コントロール基板

６-１．配線図＜対象機種：CS-P28～56K3U、S-G28～71KS1＞６．電磁弁基板ボックス取り付け方法

OP1（CN309、3P黄）：電磁弁出力基板電源配線接続コネクタ

５-２．配線電磁弁出力基板の配線処理は、グリルをはずし、電装カバーと端子板固定板をはずして作業します。

9. 制御関連機器
制御関連編

下フラップ

上フラップ

ネジ

軸

C-356

図２１

電装カバー

下爪

上爪

図２０

電装ボックス

図１９

図２２

グリル

カバープレート

６-２-３．基板の取り付けかた
・室内コントロール基板からコネクタＣＮ０３３(白)，ＣＮ１０３(緑)，ＣＮ１０２(赤)，ＣＮ１００(白)，ＣＮ０８２(白)，ＣＮ１０４(橙)をはずし、室内コントロール基板を引き出します。(図23)※室内コントロール基板を動かすときは、室内コントロール基板固定用の爪を持ち上げてください。(図24)・付属部品の⑨電磁弁電源用200V配線の３Ｐコネクタ(黄)を室内コントロール基板のＯＰ１コネクタＣＮ３０９(黄)に接続します。(図23)・付属部品の⑩電磁弁出力配線の５Ｐコネクタ(黒)を室内コントロール基板の３ＷＡＹコネクタＣＮ０８１(黒)に接続します。(図23)
・室内コントロール基板からはずしたコネクタを接続し室内コントロール基板をもどします。(図23)※コネクタの付け忘れにご注意ください。

爪

フレーム

・グリルの両端を持ち、引き上げるようにしてはずします。(図21)
・電装カバーをはずします。(図22)

グリル

ネジカバー

ネジ(下部)

ネジ(正面)

前パネル
ネジ

６-２-２．グリルの取りはずしかた
・グリル下部にある2箇所のネジカバーをはずし、前パネルを開いてください。(図19)・6箇所のネジをはずします。(図19)
・カバープレートをはずします。(図19）・下フラップをたるませて軸を抜いてはずします。(図20)

図２３

図２４

電磁弁出力基板の取付位置

室内コントロール基板固定用の爪

下爪

６Ｐ白

ＰＯＷＥＲ（ＣＮ００２）
３Ｐ白

３Ｐ白

６Ｐ黄

６Ｐ黄

図２５

ＯＰＴＩＯＮ／３ＷＡＹ（ＣＮ００１）
６Ｐ白

基板取付位置⑩電磁弁出力配線

５Ｐ黒室内コントロール基板
３ＷＡＹ（ＣＮ０８１）へ

室内コントロール基板
ＯＰ１（ＣＮ３０９）へ

電磁弁キット３Ｐ黄（2）別売品⑨電磁弁電源用２００Ｖ配線⑪電磁弁キット接続配線

電磁弁キット4

図２６

電磁弁キットからの配線

６-２-４．グリルの取り付けかた・フレーム上部の3箇所の爪をグリルに固定させ、グリルを取り付けます。(図21)
・グリル全体を元の位置まで押し込んで、ネジ(6箇所)とネジカバー(2箇所)を取り付けます。(図19)※ネジ（正面）の取り付けは、電装ボックス側から順に取り付けてください。
・下フラップをたるませながら、軸をグリルの溝に合わせて取り付けます。(図20)・吸込みグリルを閉じます。(図19)

ＣＮ００３
９Ｐ赤

９Ｐ赤

９Ｐ赤

（1）別売品電磁弁キット接続配線

・電磁弁キットの配線のコネクタにより接続が異なります。(図25)（1）電磁弁キットの配線が９Ｐコネクタ(赤)の場合は、電磁弁出力基板の９ＰコネクタＣＮ００３(赤)に接続します。
（2）電磁弁キットの配線が６Ｐコネクタ(黄)の場合は、付属部品の⑪電磁弁キット接続配線に接続し、電磁弁出力基板の９ＰコネクタＣＮ００３(赤)に接続します。
・付属部品の⑨電磁弁電源用200V配線の３Ｐコネクタ(白)を
電磁弁出力基板のＰＯＷＥＲコネクタＣＮ００２(白)に接続します。(図25)・付属部品の⑩電磁弁出力配線の６Ｐコネクタ(白)を
電磁弁出力基板の３ＷＡＹコネクタＣＮ００１(白)に接続します。(図25)・電磁弁出力基板を取付位置へ押し込みます。(図24)※電磁弁出力基板の向きにご注意ください。(図25)
・上記（2）の場合、電磁弁キットからの配線を付属部品の⑪電磁弁キット接続配線の６Ｐコネクタ(黄)に接続します。（図25,26）
・電装カバーの上爪を電装ボックスに引っかけてから下爪を取り付けます。(図22,24)※配線をかみ込まないようにご注意ください。

CN104(橙)CN081(黒)CN102(赤)CN103(緑)CN033(白)CN082(白)CN100(白)CN309(黄)室内コントロール基板

9. 制御関連機器
制御関連編

9. 制御関連機器

制御関連編

信号出力基板 / ACC-SG-E

C-357

C-358

＋

3P黄

3P白

1300ｍｍ3P白オプション基板ボックス

配線固定具

用途によってどちらかを使用します。

本体 ＋ 蓋（各1個）

実行しなければならない
内容（強制事項）です。

1

1
3

信号出力基板①有電圧出力用200V配線

室内コントロール基板

DC12V

CN002
POWER 1
3P（白） 3CN060
「AC200V入力」
OPTION ②信号出力配線
11
1
1
コモン／COM 1
除霜
2
2
2
2
コモン／COM 2
CN001
サーモON
3
3
3
3
コモン／COM 3
OPTION444
4 6P（白）冷房（ドライ）
除霜／DEF 1
暖房
5555
サーモＯＮ／THM 2
送風
6
6
6
6
冷房（ドライ）／COOL 36P（白）暖房／HEAT 4
14Pコネクタ中継線をはずして、
送風／FAN 5接続を行ってください。

1
AC200V
3
CN309
OP1
3P（黄）

OPTIONコネクタ(CN060)が6P(白)の機種に接続する場合

1
3

5P端子台
CN004

3P端子台
CN003

1
3

③無電圧出力用
短絡コネクタ14P白4P白(加湿器接続用)

6P白(信号出力基板接続用)

ナベネジ M4×4 (1個)
（オプション基板ボックスの蓋用）

この中継線は制御基板のOPTIONコネクタ(CN060)が14P(白)の場合に必要な中継線となります。OPTIONコネクタ(ＣＮ060)が6P(白)の場合は、この中継線をはずしてください。

6P白トラスタッピン 4×10 (2種溝なし) (2個)
（オプション基板ボックス取り付け用）※電磁弁出力基板を併用する場合は、裏面をご覧ください。

室内コントロール基板

CN060
OPTION
除霜
1
サーモON
2
冷房（ドライ）3
4
DC12V 暖房
送風
5
6
・
・
・
14
14P（白）

1
3
CN309
OP1
3P（黄）

AC200V

1
2
3
4
5
6
・
・
・
14

1
3

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

②信号出力配線
1
2
3
4
5
6
1
2
CN001
3
OPＴＩＯＮ
4 6P（白）
5
6

1
3

1
3

除霜／DEF
サーモＯＮ／THM
冷房（ドライ）／COOL
暖房／HEAT
送風／FAN

1
2
5Ｐ端子台
3
CN004
4
5

コモン／COM 1
コモン／COM 2 3Ｐ端子台
コモン／COM 3 CN003

CN002
POWER 1
3P（白） 3
「ＡＣ200Ｖ入力」

信号出力基板①有電圧出力用200V配線③無電圧出力用
短絡コネクタ・無電圧出力を使用する場合は、信号出力基板に③無電圧出力用短絡コネクタを接続します。
（この場合、①有電圧出力用200V配線は使用しません。）
・接続に関しては、「5．信号の取り出しかた」をご参照ください。

②信号出力配線取り付けネジƪチ⯍ᕧక̗Ǿ͆ΧǺే⯍ǦǮⰙ⯍ᕧȡȪʀɁǺყ⯍ǦǵǚȘ⒅Ǖ（故障の原因）ƪチᓎǽȗǕǹईཀǶπȞǹǓチ（感電、火災などの原因）ɿệ⯶ǨȚǷǢȜ
ɿ⃡ⳒමȴɁǹǸǽᜰțȚǙǬțǽ
ɿ‫۝‬ᡨමȴɁǹǸǛᜰțȚǙǬțǽ
ǑȚǷǢȜ
ǑȚǷǢȜ
ɿሱᑿ᛹ָǽⳎᖵǨȚǷǢȜ
ɿᕮȓᖿ⾷ᑿ፦ᖿ‫܅‬ȏ⾸ǽⳎᖵǽএǓ ɿ⯍ᰁᗢǛլȚᑿ፦ǽǑȚǷǢȜ
ǷǢȜɿ⯍ࡿংؔǽএǓǷǢȜɿ⥫මȓȪɳȳɲමǽ᛹ᙉɿᣀᔝǹ ɿɑɴɻ⥎ᶩ⡨ǞǹǸƸᕮᜟǛ⊝ǰɁɟɴʀǹǸȡⲟὪǺπǕǷǢȜȚȗǕǹǷǢȜƪチǻțǮཆǶႣΰǦǹǓチ（感電、故障の原因）

ᗨ๟ƪチ࿫͛క̗ǾƸǃ࿫͛క̗◻ᅽሤ⾷⯍ᕧ⥎ἠక̗⾸ǄǺ൝ǲǵ⒅Ǖ
（感電、火災の原因）ƪチ⯍ᕧక̗ǾƸૅԑɿૅঋɮɓɋɐǹǸǽ⥎ἠ᧸ǦȒᄺࠔ⾷ɞɴʀȳʀ⾸ȡչǲǵǚȘ⒅Ǖ（感電の原因）
ƪチ͛ୡ‫ݨ‬Ǿഝ᰷࿀઻ǽ⤴‫ݨ‬ȡπ᧸ǨȚ
（製品の落下、感電、火災などの原因）ƪチ⥎ἠǾƸ
ཀ઻ǽȹʀɞɳȡπ᧸Ǧǵ᯺ીǺယỮǦƸᴻ੿ယỮ⤴Ǻȹʀɞɳǽঋ‫מ‬ǛΌȞȘǹǓȗǕǺ᯺ીǺࡘ઻ǨȚチ（故障や発熱、火災の原因）
ƪチ⥎ἠȡǾǤȍǹǓȗǕǺƸ
ȳɘʀǾә⢡ș᯺ીǺ‫ۄ‬ș͛ǠȚ（感電、
火災の原因）

ƪチո╫ȓტ⢧Ǿ⒅ȞǹǓ（感電、火災の原因）ƪチᕮᗴǓǦǹǓ（感電、故障の原因）

ቊΧȡ࿫Ǘ͛ǠȚǷǜǺ

ƪチ࿫͛
⾷⯍ᕧ⾸
క̗ǾƸǙ⛷Ǔˀǡǽ⛩ॹಅȓଗ⫨Ꮱ‫‮‬ǺϞⲠǨȚチ（感電、
火災の原因）ƪチ⯍ᕧక̗ǾƸ⯍ᕧక̗ॲǛˁ▉Ǻ൝ǲǵ⒅Ǖチ（感電、火災の原因）ɿ⯍ᕧ▚ѿǺ⬄ǨȚཪ⒈࣠ᛡɿԑἠ╄Ღɿ࿫͛క̗◻ᅽሤ⾷⯍ᕧ⥎ἠక̗⾸OPTIONコネクタ(CN060)が14P(白)の機種に接続する場合

・室内コントロール基板とは、付属部品の②信号出力配線で接続します。
・有電圧200V出力を使用する場合は、室内コントロール基板と信号出力基板を①有電圧出力
用200V配線で接続します。（この場合、③無電圧出力用短絡コネクタは使用しません。）

ピハ⥎ἠࡖ

③無電圧出力用短絡コネクタ①有電圧出力用200V配線

基板（1個）＋スペーサー（4個）

信号出力基板ビハ͛ୡ⤴‫ݨ‬

してはいけない内容（禁止事項）です。

ƛチǙમșǓǮǯǞԑ૓ȡᓎǽࡖ▉‫ۥ‬Ƕ◻ᅽǦǵǓȍǨƹ

財産の損害が発生するおそᗨ๟ 「軽傷を負うことや、れがある内容」です。

⚋‫「 ܝ‬死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
ƛチ ◳ǲǮπǓᅀȡǦǮǷǜǺ᧯ǧȚ‫્ڈ‬ȓ၏્ǽᲦಏȡٚոǦǵƸ◻
ᅽǦǵǓȍǨƹヒハયӴˀǽǣᗨ๟ ർǩǙમșǞǯǤǓ

●「据付工事説明書（電気配線工事）」をよくお読みのうえ、正しく安全に施工してください。
特に「1.安全上のご注意」は、施工前に必ずお読みください。
●据付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認してください。また、「据付工事説明書（電気配線工事）」は、お客様で保管いただくよう依頼してください。
●「据付工事説明書（電気配線工事）」に記載されていない方法や、指定の部品を使用しない方法で据え付けされたことにより事故や損害が生じたときには、当社ではまた、その据え付けが原因で故障が生じた場合は、製品保証の責任を負えません。
対象外となります。
●移設、修理の場合は「据付工事説明書（電気配線工事）」を工事担当の方へお渡しください。
●接続する機器に付属の「据付工事説明書（電気配線工事）」もあわせてご覧ください。

Ј‫ۥ‬լ‫࣠מ‬ኑ‫ݨ‬ᨯ ACC-SG-E

࿫͛⾷⯍ᕧ⾸క̗◻ᅽሤ࿫͛⾷⯍ᕧ⾸క̗ȡǨȚ֭Ǻ⚋‫ܝ‬フハ‫ۄ‬ș͛Ǡᅀᗕ

信号出力基板

ユニット側面電磁弁出力基板22～90形・4方向天井カセット形以外の機種において、信号出力基板と電磁弁出力基板を併用する場合、取り付け場所は下記に合わせてください。
・下記に記載の無い場合は、室内ユニットに同梱の据付工事説明書をご確認ください。どちらにも取り付け方法の記載がない場合は、本体の運転に支障がないよう室内ユニット本体の近傍に配置してください。

●2方向天井カセット形

配線（現地調達）①有電圧出力用
200V配線

室内コントロール基板
OP1（CN309）へ

2ｍ未満

CN001
OPTION
6P（白）

6P（白）

OP1 3P(黄)電磁弁出力基板
信号出力基板OPTION 14P(白)またはOPTION 6P(白)・OPTIONコネクタ(CN060)が14P(白)の機種
以外に接続する場合、14Pコネクタ中継線をはずして室内ユニットに取り付けてください。

(OPTIONコネクタ(CN060)が14P(白)の機種に接続する場合)
室内コントロール基板OPTION(CN060)へ

室内コントロール基板
OP1（CN309）へオプション基板ボックス

トラスタッピン 4×10 (2種溝なし)（2か所）(OPTIONコネクタ(CN060)が6P(白)の機種に接続する場合)
中継線を外して室内コントロール基板
OPTION(CN060)へ

14P（白）

3P（黄）信号出力基板CN004
除霜 1
サーモON 2
冷房（ドライ） 3
暖房 4
送風 5

CN003
コモン 1
コモン 2
コモン 3

1
3

CN002
POWER
3P（白）
「AC200V入力」

リレー盤（現地調達）

112～160形

14P白OP1_OUT 3P(黄)電磁弁出力基板
信号出力基板4P白(加湿器接続用)

6P白(信号出力基板接続用)

14Pコネクタ中継線

OPTION 14P(白)またはOPTION 6P(白)2※各出力は0．1Aまでにしてください。それ以上の負荷を接続する場合は、リレーを介して接続してください。

接点容量AC250V 0．1A
DC24V 0．1A
最小適用負荷DC5V
1ｍA

AC200V等（現地調達）

配線（現地調達）③無電圧出力用
短絡コネクタ2ｍ未満

接続例（無電圧出力）[または、電磁弁出力基板併用時]
・除霜、サーモON信号を使用

6P（白）

リレー盤
（現地調達）

AC200V
リレー

スペーサー
（4か所）

CN002
POWER
3P（白）

②信号出力配線

3P（白）③無電圧出力用短絡コネクタ①有電圧出力用200V配線
3P（白）どちらか一方ナベネジ M4×4※3Ｐ端子台（CN003）の1，2，3は、基板内でつながっていますので どこに接続しても構いません。

信号出力基板CN004
除霜 1
サーモON 2
冷房（ドライ） 3
暖房 4
送風 5

CN003
コモン 1
コモン 2
コモン 3

1
3

CN002
POWER
3P（白）
「AC200V入力」

接続例（有電圧200V出力）・除霜、サーモON信号を使用

プハૅԑɮɓɋɐȇǽ‫ۄ‬ș͛Ǡ⾷ͦ⒙ό⾸ɿ◳⥎ἠǽǹǓȗǕǺᗨ๟ǦǵǞǯǤǓƹ
ɿЈ‫ۥ‬լ‫࣠מ‬ኑǷɲɴʀᬬǽ❹⮼Ǿビ⿼ቈᛙǺǦǵ
ǞǯǤǓƹ

ᗨ๟

・取り出せる信号は、除霜／サーモON／冷房（ドライ）／暖房／送風の5種類です。
注）各信号は室内ユニットの運転時に出力されます。
・5Ｐ端子台とリレー盤（現地調達）等を配線で接続してください。

ブハЈ‫ۥ‬ǽ‫ۄ‬șլǦǚǮૅԑȻɻɐɵʀɳ࣠ኑǽ᳧ǜȻɕȷɇǽ˛Ǻモヤビパパ⿥լ‫מ‬ǦǵǓȚȑǽǛǑșƸ
⫻⣖ǲǵယỮǨȚǷ࣠ኑȡᯊफ़ǨȚීțǛǑșȍǨƹᗨ๟ ōᠪ⯍ࡿլ‫᧸מ‬᮲ỏȻɕȷɇȡЈ‫ۥ‬լ‫࣠מ‬ኑǽヤ⿝パパビͨঋǺယỮǦǹǓǶǞǯǤǓƹ

1．オプション基板ボックスへの信号出力基板取り付け手順
・信号出力基板のスペーサーをオプション基板ボックスの底の穴に取り付けます。
注）信号出力基板の向きに注意してください。（右図参照）
・オプション基板ボックスを付属のトラスタッピン（4×10）で室内ユニットに取り付けます。
「6．室内ユニットへの取り付け（代表例）」を参照してください。
2．下記手順で配線します。
・「3.配線図」と「6.室内ユニットへの取り付け(代表例)」を参考に、②信号出力配線の6P白または14P白コネクタを、
信号出力基板のOPTION（ＣＮ001）と室内コントロール基板のOPTION（ＣＮ060）に接続します。
・無電圧信号を使用する場合、③無電圧出力用短絡コネクタを信号出力基板のPOWER（CN002）に接続します。
・有電圧200V信号を使用する場合、①有電圧出力用200V配線の3Ｐ白コネクタを信号出力基板のPOWER（CN002）に、3P黄色コネクタを室内コントロール基板のOP1（CN309）にそれぞれ接続します。
3．配線が完了したら付属のナベネジ（M4×4）でオプション基板ボックスの蓋を固定します。
注）オプション基板ボックスの蓋で配線をかみ込まないように注意してください。

人が容易に触れないところに取り付けてください。

9. 制御関連機器
制御関連編

C-3593

信号出力基板電磁弁出力基板

電装ボックスの縁までシール材をハサミで切る

電装ボックスの縁までシール材をハサミで切る

・112～160形

・63～90形

信号出力基板OPTION 14P(白)電磁弁出力基板

OP1 3P(黄)電磁弁出力基板

OP1 3P(黄)ボックス側面のサドルを使って 信号出力基板
配線を固定してください

OPTION 6P(白)併用時の取り付け位置

併用時の取り付け位置

信号出力基板

信号出力基板ベルマウスの爪に配線を固定してください。

配線引き込み口

配線引き込み口

信号出力基板電磁弁出力基板

配線引き込み口

電磁弁出力基板●高天井1方向カセット形

1
2
3
4
5
6
コモン 1
3P端子台
コモン 2
CN003
コモン 3

1
3
5
7
9

電磁弁出力配線1
1 1 CN001
1
2
2 2 OPＴＩＯＮ／3ＷＡＹ
33
3 3 6P（白）CN003 54
4 4
9P（赤） 755 5「電磁弁出力」 96 6電磁弁出力基板（別途手配）

13電磁弁電源用200V配線

13

無電圧出力用
短絡コネクタ1
3

どちらか一方電磁弁キットもしくは
ガス管弁キット

別途手配

除霜 1
サーモON 2 5P端子台
冷房（ドライ） 3 CN004
暖房 4
送風 5

1
2
3 CN001
4 OPTION
5 6P（白）6

CN002
POWER 1
3P（白） 3
「ＡＣ200V入力」

CN002
ＰＯＷＥＲ
3P（白） 1
「AC200V入力」 31
3

14Pコネクタ中継線をはずして、接続を行って
ください。

1
2
3
4
5
6

②信号出力配線

室内ユニット
電源端子板R・Sへ

別途手配のヒューズ付き配線（CV6231932943）【有電圧200V出力用】

CN081
3WAY
5P（黒）
1
ＥＰ弁 2
バランス弁 3
吸込弁 4
吐出弁 5
ＤＣ12Ｖ

1
3
CN309
OP1
3P（黄）
AC200V

CN060
OPTION
除霜 1
サーモＯＮ 2
冷房（ドライ） 3
暖房 4
DC12V
送風 5
6
・
・
・
14
14P（白）

室内コントロール基板

電磁弁出力基板（別途手配）

1
3
5
7
9

ナベネジ M4×4

6P（白）

CN001
OPTION6P（白）スペーサー（4か所）②信号出力配線

3Ｐ（白）

6P（白）

(OPTIONコネクタ(CN060)が14P(白)の機種に接続する場合)
室内コントロール基板OPTION(CN060)へ

室内ユニット
電源端子板
R・Sへオプション基板ボックス

トラスタッピン 4×10 (2溝なし)（2か所）(OPTIONコネクタ(CN060)が6P(白)の機種に接続する場合)
中継線を外して室内コントロール基板
OPTION(CN060)へ

14P（白）

丸端子

別途手配のヒューズ付き配線（CV6231932943）【有電圧200Ｖ出力用】

・信号出力基板の取り付け

昇降グリル受光部

別途手配のヒューズ付き配線

信号出力基板
POWER
CN002

・(参考GHP LS1シリーズ

OPTION6P（白）室内コントロール基板

6P（赤）

GRL
3Ｐ（黄）

OP1
3Ｐ（黄）

昇降グリル
制御基板へ

昇降グリルは室内コントロール基板の電源コネクタ（OP1：3P黄色）を使用しますので、信号出力基板の配線を①有電圧出力用200V配線を別途手配のヒューズ付き配線(サービス部品コード：CV6231932943)に交換してください。

●ＡＣ200Ｖ有電圧出力と2方向室内ユニット用昇降グリルを併用する場合

CN002
POWER
3P（白）

コモン 1
3P端子台
コモン 2
CN003
コモン 3

1
3

昇降グリル受光部

信号出力基板
POWER
ＣＮ002

・(参考)GHP LU1シリーズ

1
3

6P（赤）

GRL 7P(白)OP1_OUTまたはOP1

4

OPTION 14P(白)またはOPTION 6P(白)Printed in Japan
W0320-30823
ACXF60-29404
85464369251006

電磁弁キットもしくは
ガス管弁キット

別途手配

昇降グリル
制御基板へ

無電圧出力用
短絡コネクタ1
3

どちらか一方除霜 1
サーモON 2 5P端子台
冷房（ドライ） 3 CN004
暖房 4
送風 5

1
2
3 CN001
4 OPTION
5 6P（白）6電磁弁電源用200V配線

1
2
3
4
5
6

電磁弁出力配線1
1 1 CN001
1
2
2 2 OPＴＩＯＮ／3WAY
33
3 3 6P（白）CN003 54
4 4
9P（赤） 755 5「電磁弁出力」 9
6 6

1
2
3
4
5
6

CN002
POWER 1
3P（白） 3
「ＡＣ200V入力」

CN002
POWER
3P（白） 1
「ＡＣ200Ｖ入力」 3

1
3

1
2
3
4
5
6
・
・
・
14

1
2
3
4
5
6

②信号出力配線

室内ユニット
電源端子板R・Sへ

別途手配のヒューズ付き配線（CV6231932943）【有電圧200V出力用】

OPTIONコネクタ(CN060)が14P(白)の機種に接続する場合

配線引き込み口

信号出力基板OPTIONコネクタ(CN060)が14P(⽩)の機種以外に接続する場合、14Pコネクタ中継線をはずして室内ユニットに取り付けてください。

CN081
ＤＣ12Ｖ 3ＷＡＹ
5P（黒）
1
EP弁 2
バランス弁 3
吸込弁 4
吐出弁 5

1
3
CN309
OP1
3P（黄）

AC200V

CN060
OPTION1
除霜 2
サーモON 3
冷房（ドライ） 4
暖房 5
送風 6
6P（白）

DC12V

室内コントロール基板

OPTIONコネクタ(CN060)が6P(白)の機種に接続する場合

・別途手配の電磁弁出力基板と併用する場合は、下図のとおり接続します。
・ＡＣ200Ｖ有電圧出力を使用する場合は、別途手配のヒューズ付き配線（サービス部品コード：CV6231932943）を接続します。

●電磁弁出力基板と併用する場合●1方向天井カセット形

R S T

配線の余剰分は束ねて固定すること。

(GHP UU1シリーズ)●4方向天井カセット形

電磁弁出力基板

信号出力基板併用時の取り付け位置

配線引き込み口

信号出力基板

配線の余剰分は束ねて固定すること。

（GHP UT1シリーズ）●4方向天井カセット形

・36～56形

室内コントロール基板

配線引き込み口

配線引き込み口

電磁弁出力基板

信号出力基板

信号出力基板※電磁弁出力基板等と併用するため取り付け穴は2か所あります。
※36～56形の室内ユニットの背面を壁際へ取り付けた場合、電磁弁出力基板等と併用することはできません。

●天井吊形(GHP TT1シリーズ)

36～56形ユニット側面

71～160形ユニット天面（右図は80形の例）●天井吊形（GHP TS1シリーズ）

プハૅԑɮɓɋɐȇǽ‫ۄ‬ș͛Ǡ⾷ͦ⒙ό⾸

9. 制御関連機器
制御関連編

ヘ⾽⢌ⳃЈ‫ۥ‬ǽ‫ۄ‬șլǦǚǮ

/

②

+

ビパホピパ⾷ቆ⾸

ピ⿓

ヒノヒ

C-360

0002 = ファン連動出力2(内部クリーン/内部乾燥中は出力しません)

0001 = 送風モード運転出力⑥ ᠊Ꮀ ボタンを押します。通常の停止状態になります。

選択している室内ユニットを変更したい場合は②へ

5⑤ Ƀɋɐ ボタンを押します。（表示が点滅から点灯に変われば設定完了です）③ 温度設定 Ơ ／ ƞ ボタンで項目コード「3d」を指定します。
④ 時間 Ɵ ／ Ɲ ボタンで設定データを変更します。

このとき、選択された室内ユニットから送風します。

② ɮɓɋɐ⣹ཾ ボタンを押すごとに、グループ制御内の室内ユニットNoを順次表示します。

① ᠊Ꮀ ＋ Ƀɋɐ ＋ ‫ۄ‬ᘲ ボタンを同時に４秒間以上押します。

〈手順〉ユニットが運転を停止した状態で行ってください。

ご使用の用途に応じた設定データを表1で確認してください。

0001 = 送風モード運転出力

設定データ0000～0001が選択できる場合

0000 = ファン連動出力(室内FAN動作中にON)

設定データ0000～0002が選択できる場合

設定データ

0000 = ファン連動出力(室内FAN動作中にON)●ワイヤードリモコン CZ-10RT3 をご使用のとき

送風出力
切り替え

項目

表1 項目コード3D/3d 「送風出力切替」

パパパパ▚઻〲き〟〯

ビパホピパ⾷ቆ⾸

ᓎȇ

項目コード

ユニットNo.

い〵〞〳ワㄐハংሠⱼᬶ〩〟〳きい〵〞〳ワㄐハ◌ẫ▚઻

②詳細設定画面ボタンを押してください。

ブハ ɃɻȽʀษअ⒙ᰳ
プハ ȽʀɛɁɉȯɋȷ⒙ᰳ
ヘハ ᷮ‫઻▚ٸ‬ベハ ◌ẫ▚઻⣹ཾ
〼ぎ〟〫き⢌ș ᖑ઻ ᯺઻ɩɻɎɒɻɁᑿ⃆①メンテナンス機能画面「はい」を選択し、ボタンを押してください。

ボタンを押してください。

ボタンで設定データを表1で確認した値に変更し、/ボタンでユニットＮo.を選択後、ボタンで設定データを選択してください。

//

ボタンで項目コードを選択してください。

ボタンで項目コードを「3D」に変更してください。

//［詳細設定終了画面」が表示されます。

④③

このとき、選択された室内ユニットから送風します。

ボタンで変更するユニットＮo.を変更してください。

［詳細設定画面」が表示されます。

/

ボタンでページが切り替わります。

ボタンを押してください。

/

ボタンを同時に4秒以上押します。メンテナンス機能画面が表示されます。

ボタンで選択、「8.詳細設定」を選択し、++①〈手順〉ユニットが運転を停止した状態で行ってください。

ご使用の用途に応じた設定データを表1で確認してください。

●ワイヤードリモコン CZ-10RT4シリーズ をご使用のとき・送風信号の取り出し方が選択できます。
以下の方法でご確認の上、設定を行ってください。
※機種によっては本機能がないもの(一部機能が制限されるもの)があります。

④

③

①

ᭉȰɕ

༻Ț

⑥

ᖑ઻

⿪⣌⟵バџᓹ⿬⣌⟵⫳਀ȇ

Ή⚑ૅ

⑤ ②

⣌⟵バџᓹ

ɩɓɭʀ

ビパホピパ⾷ቆ⾸Printed in Japan
W0320-30823
ACXF60-29404
85464369251006

9. 制御関連機器
制御関連編

CZ-CAPR1（高さ）120 mm×（幅）70 mm×（奥行き）32.5 mm

100 g

0 ℃～40 ℃・20 ％～80 ％（結露なきこと）
屋内設置専用DC 5 V（ルームエアコンより供給）

品番

外形寸法

質量

使用温度
・
湿度範囲

電源

外形寸法

35

70

120

C-361

CZ-CAPR1

(mm)

32.5

品番

108

仕様

外形寸法図

RAC ローカルアダプター / CZ-CAPR1（ＲＡＣ ローカル アダプター）

9. 制御関連機器
制御関連編

9. 制御関連機器

制御関連編

取扱説明書

RAC ローカル アダプター

品番

CZ-CAPR1

必ず守る

このたびは、
パナソニック製品をお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。

• 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に• この取扱説明書は、集中制御機器とルームエアコン• 本書は RAC ローカル アダプターの取扱説明書• お読みになった後は、お使いになる方がいつでもお使いください。

です。
集中制御機器とルームエアコンの取扱説明書をあわせてお読みください。

の取扱説明書とともに大切に保管してください。
見られるところに必ず保管してください。
また、お使いになる方が代わる場合は、必ず本書をお渡しください。

• ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

安全上のご注意 必ずお守りください
人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生する おそれがある内容」です。
お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。
してはいけない内容（禁止事項）
です。

実行しなければならない内容（強制事項）
です。

誤動

警告
● 異常・故障時には直ちに使用を中止し、ルームエアコンの電源プラグを抜く
必ず守る（発煙・発火、感電のおそれがあります）•異常・故障例• こげ臭いにおいがする。
• 内部に水や異物 が入 った。
⇒すぐに販売店へ点検・修理を依頼してください。

Printed in Japan
H0716-30423
ACXF55-12513
85464609357010

C-362

禁止

•停
と
（台
•本
ま
•本
•お
く
ひ

仕様

使用温

9. 制御関連機器

エアコン
さい。

つでも
また、
をお渡

項）です。

in Japan
6-30423
5-12513357010制御関連編

警告● 据え付けは、必ずお買い上げの販売店または専門業者に依頼する（感電、発火の原因になります）
必ず守る ● ルームエアコンが見えない位置からのご利用時は、集中制御機器などで、こまめに設定内容や運転状況を確認する(急激な外気温・室温の変化などにより、体調悪化の原因になります）• 対人専用冷暖房装置として、使用してください。
• 食品・動植物・精密機器・美術品等の保存等の特殊用途には使用できません。
• 人などが死亡、重傷を負ったり、財産の損害が発生したりするおそれがあります。
● ルームエアコンの電源プラグが確実に差し込まれていること、またプラグに
ほこりがたまっていないことを定期的に確認する（接触不良や絶縁不良によるプラグからの発熱や発火、火災の原因になります）● 事前に、他の人が設定したタイマー予約など、設定状況を十分把握する（思わぬ運転や停止により、体調悪化の原因。動植物に悪影響をおよぼす原因になります）● ルームエアコンは異常がないこと、部屋は風の変化があっても悪影響がでないこと（飛びやすい物がないなど）を事前に確認する（風により物が落下し、火災やけが、家財汚損の原因になります）● ルームエアコンの周辺に人がいることが分かっているときは、事前に見えない位置
から運転や停止することを知らせる（台などに乗っていた場合、
突然の運転
（停止）
に驚いて落下・転倒の原因になります。
また、急激な外気温・室温の変化などにより、体調悪化の原因になります）• 温度調節や停止は、ルームエアコンのリモコンでも操作することができます。
• お子様(乳幼児)や身体の不自由な方・高齢者などご自身で温度調節などができない方が在室している場合は、ご利用にならないでください。
● 水につけたり、水をかけたりしない● 分解・改造をしない（感電、発火の原因になります）（感電のおそれがあります）⇒修理は必ずお買い上げの販売店
禁止
または専門業者に依頼してください。
誤動作や故障、けがの原因となるため、次のことをお守りください。
• 停電自動復帰機能をお使いの場合、ルームエアコンの電源プラグをコンセントに差し込むとすぐに運転を開始することがあるのでご注意ください。
（台などに乗っていた場合、突然の運転に驚いて落下・転倒の原因。）• 本製品を落としたり、ぶつけたりしないでください。
また本製品に強い圧力をかけないでください。
• 本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。
• お手入れは、ルームエアコンの電源プラグを抜いてから、柔らかい布でからぶきしてください。
ひどい汚れは、水またはぬるま湯を含ませ、よくしぼった布でふいてください。

仕様
使用温度・湿度範囲

0 ℃～40 ℃・20 ％～80 ％（屋内設置専用）

C-363

9. 制御関連機器

制御関連編

使用上のご確認
本アダプターは、インテリジェントコントローラーなどの集中制御機器とルームエアコンを接続するときに必要となるインターフェースです。
本アダプターにより、集中制御機器からルームエアコンの操作や監視を行うことができます。
また、外部接続のON/OFF接点を用いてルームエアコンの運転/停止、リモコン操作の禁止/許可、
カードキー連動、緊急停止、強制サーモOFFを行えます。

集中制御機器から設定可能なルームエアコンの機能

ルー

○：ルー

集

○：集中制御機器から設定可－：集中制御機器から設定不可（ルームエアコンのリモコンでは設定可能ですが、機種により設定できない機能があります。）

ルームエアコンの機能

使用可否

停止/運転

設定/
表示

暖房
冷房
快適除湿
運転
モード

－

冷房除湿

除湿

衣類乾燥

－

除湿弱

－

送風
自動 （快適おまかせ）
温度設定

※リモコ
うえ集

風量
風向

風向設定（上下）－故障

センサー機能（風あて、風よけ、オートオフ など）

－

お問い合

快適機能（パワフル、もっと、しずか、ロング、室温みはり など）－

風向設定（左右）エコナビ

ナノイー
フィルターおそうじ運転
タイマー機能（切タイマー、入タイマー、おやすみ切タイマー など）－－－● 集中制御機器の操作により、ルームエアコン特有の機能（快適除湿、衣類乾燥、除湿弱、パワフルなど）を解除することがあります。
● 本アダプターを接続した場合、スマートフォンやHEMSによるルームエアコンの遠隔操作は、できません。

集中制
Ｃ１４

集中制
Ｃ１５

お知らせ
一時的に本アダプターとルームエアコンの接続を切断したいとき
ルームエアコンに付属しているリモコンで遠隔操作を「なし」に設定してください。
（設定方法はルームエアコンの取扱説明書を参照してください）※切断時は、集中制御機器の画面にＣ１５警報が表示されます。

C-364

集中制
上記以
される

9. 制御関連機器

を接続

す。
止/許可、

制御関連編

ルームエアコンに対してご使用いただける集中制御機器の機能○：ルームエアコンに対して使用可

集中制御機器の機能－：ルームエアコンに対して使用不可

運転／停止

設定/
表示

運転モード

ます。）

用可否

温度設定

ウィークリータイマー○

室外故障データ表示－－－

フィルターサイン－－フィルター清掃時期確認

－

暖房準備中

－

エコナビ

除霜中

－

試運転

室内温度

－

※

省エネモード－消し忘れ防止
運転自動停止警報履歴表示

設定/
表示 換気

－

使用可否

警報表示

風速設定
風向設定
リモコン手元操作禁止－

集中制御機器の機能

使用可否

フィルターサインリセット－

表示

室外静音設定－運転積算時間デマンド－

サーモＯＮ積算時間

設定温度自動リターン
設定温度範囲制限

発停回数

その他 グループ制御－－※リモコン手元操作禁止設定時は、リモコンによる操作ができなくなります。ご使用いただく環境をご考慮のうえ集中制御機器から設定をしてください。

－

故障かな？

－

お問い合わせや修理を依頼される前に、まずご確認ください。

－
－
－
－

ルなど）を

きません。

症状

原因・対処

集中制御機器の画面にルームエアコンの警報が発生しています。
Ｃ１４警報が表示される ・運転を停止し、お買い上げの販売店にご相談ください。
本アダプターとルームエアコンとの間で通信異常が発生しています。
・ルームエアコンに付属しているリモコンで遠隔操作を「あり」に
集中制御機器の画面に設定してください。
Ｃ１５警報が表示される （設定方法はルームエアコンの取扱説明書を参照してください）・上記でも状況が改善されない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。
集中制御機器の画面に
上記以外の警報が表示される

・お買い上げの販売店にご相談ください。

C-365

9. 制御関連機器

制御関連編

࿫͛⾷⯍ᕧ⾸క̗◻ᅽሤンモヤɵʀȳɳȪɈɟɇʀ‫ݨ‬ᨯ ヤ・ノヤモヱンヒ●ルームエアコンが本アダプターに対応しているか、必ずご確認のうえ、●「据付（電気）工事説明書」をよくお読みのうえ、正しく安全に施工して施工をしてください。
ください。特に「安全上のご注意」は、施工前に必ずお読みください。
●「据付（電気）工事説明書」は、「取扱説明書」とともにお客様で保管●「据付（電気）工事説明書」に記載されていない方法や、指定の部品を使用しない方法で据え付けされたことにより事故や損害が生じたいただくように依頼してください。
ときには、当社では責任を負えません。また、その据え付けが原因●移設、修理の場合は「据付（電気）工事説明書」を工事担当の方へお渡し
で故障が生じた場合は、製品保証の対象外となります。
ください。
（お客様による施工は行わないでください。
）●接続する機器に付属の「据付（電気）工事説明書」もあわせてご覧ください。

યӴˀǽǣᗨ๟ ർǩǙમșǞǯǤǓ
人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■ ◳ǲǮπǓᅀȡǦǮǷǜǺ᧯ǧȚ‫્ڈ‬ȓ၏્ǽᲦಏȡٚոǦǵƸ◻ᅽǦǵǓȍǨƹ

⚋‫「 ܝ‬死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
「軽傷を負うことや、財産の損害が発生する

ᗨ๟ おそれがある内容」です。

ƛチǙમșǓǮǯǞԑ૓ȡᓎǽࡖ▉‫ۥ‬Ƕ◻ᅽǦǵǓȍǨƹ
してはいけない内容（禁止事項）
です。
実行しなければならない内容（強制事項）です。

ᗨ๟

⚋‫ܝ‬
࿫͛⾷⯍ᕧ⾸క̗ȡǨȚ֭Ǻƪチ࿫͛⾷⯍ᕧ⾸క̗ǾƸǙ⛷Ǔˀǡǽ⛩ॹಅȓチチチ ଗ⫨Ꮱ‫‮‬ǺϞⲠǨȚチ（感電、火災の原因）⯍ᕧక̗ॲǛˁ▉Ǻ൝ǲǵ⒅Ǖ
ƪチ⯍ᕧక̗ǾƸ• 電気設備に関する技術基準 • 内線規程
（感電、火災の原因）• 据付（電気）工事説明書ቊΧȡ࿫Ǘ͛ǠȚǷǜǺ
ƪチո╫ȓტ⢧Ǿ⒅ȞǹǓ（感電、チ
火災の原因）
ƪチ⥎ἠǾ⢛˛ယỮǦǹǓチ（接触不良や絶縁不良、許容電流オーバーなどにより、感電や火災の原因）ƪチǻțǮཆǶႣΰǦǹǓ（感電、チ
故障の原因）ƪチᓎǽȗǕǹईཀǶπȞǹǓ• 結露するところ• 可燃性ガスなどの漏れるおそれのあるところ• 水や油（機械油含む）の飛沫の多いところ• 酸性やアルカリ性の溶液・特殊なスプレーなどを頻繁に使うところ• 腐食性ガスなどの漏れるおそれのあるところ• 有機溶剤の飛沫するところ• 電磁波が出る機械のあるところ• 電圧変動の多いところ（感電、火災などの原因）ƪチᕮᗴǓǦǹǓ（感電の原因）チƪチ⯍ᕧక̗Ǿ͆ΧǺే⯍ǦǮⰙ⯍ᕧȡȪʀɁǺყ⯍ǦǵǚȘ⒅Ǖチ（故障の原因）࿫Ǘ͛Ǡᆣǽǣᗨ๟ǃ࿫͛⾷⯍ᕧ⾸క̗◻ᅽሤǄǺƪチ࿫͛క̗ǾƸ
チ 感電、火災の原因）
チチチチ൝ǲǵ⒅Ǖ（チチチ
ƪチቊȪɈɟɇʀǽယỮȡ⒅Ǖ֭ǺɳʀɨȰȪȻɻ

チ 感電の原因）ƷቊΧǽ⯍ᛠɟɱȸȡོǞ（ƪチ࿫Ǘ͛ǠǾƸ
⦔⦖Ǻ١ո‵ǗȘțȚཀǺ᯺ીǺ
チチチチ⒅Ǖチ（製品の落下による、けがの原因）
ƪチ͛ୡ‫ݨ‬Ǿഝ᰷࿀઻ǽ⤴‫ݨ‬ȡπ᧸ǨȚ
（製品の落下、感電、火災などの原因）ƪチ⥎ἠǾƸ
ཀ઻ǽȹ⾼ɞɳȡπ᧸Ǧǵ᯺ીǺယỮǦƸ

チチチチᴻ੿ယỮ⤴Ǻȹ⾼ɞɳǽঋ‫מ‬ǛΌȞȘǹǓȗǕǺ
チ
火災の原因）
チチチチ᯺ીǺࡘ઻ǨȚ（故障や発熱、
ƪチ⥎ἠȡǾǤȍǹǓȗǕǺƸ
ȳɘʀǾә⢡șチチチ ᯺ીǺ‫ۄ‬ș͛ǠȚチ（感電、火災の原因）ჩ⭿ᆣǺǾᬼǰǺπ᧸ȡ˛ᓹǦƸɳʀɨƪチᨵ౐ƸƷȰȪȻɻቊΧǽ⯍ᛠɟɱȸȡོǞ（感電、
火災の原因）● 次のような場所に据え付けない。

• 直射日光や直接外気が当たる、窓際など • 不安定な場所• 過度な衝撃や振動のある場所（本機の取り付けネジが緩み、落下の原因） • 熱源の近くなど● 床面に対して垂直または水平に据え付ける。
● 使用温度、湿度範囲を満たす場所に据え付ける。
● 高周波が発生する機器（インバーター機器、自家発電機、医療機器、無線通信機器）のあるところは避ける。
（本機の誤動作や故障の原因になったり、それらの機器へ弊害を与える場合があります）● テレビ、
ラジオ、
パソコンなどの機器から１ｍ以上離す。
（映像の乱れ、雑音の原因）● 配線は、地中に埋設しない。
● 絶縁物の厚み（シース部を含む）
が1 ｍm 以上のケーブルを使う。
● 天井裏や壁の中に本アダプターを据え付ける場合• ドレン配管近くなど、水滴が落ちるような場所に設置しない。
• メンテナンス、およびサービスができるように設置する。
Printed in Japan
W0917-40823
ACXF60-19444
85464369890012

C-366

9. 制御関連機器

制御関連編

ɳʀɨȰȪȻɻǽଓඅᑿᲷ本アダプターは、CN-NET コネクタを持つ 2017 年度モデル以降の当社製住宅設備用ルームエアコンに対応しています。

࣠ቊ⥎ἠࡖঋ⤴ᑿࠔȡယỮǨȚǷǜ࿗ӱ‫ۑ‬① 指または、ラウンドバーでボタンを押しながら外部機器入力線をしっかりと挿入口へ差し込んでください。

ɳʀɨȰȪȻɻɤɇɻ

ンモヤယỮἠチ⾷͛ୡ⾸② 外部機器入力線を軽く引っ張り、外れないことを確認します。
CN001

1
2 3
IN1 IN2 COM
INPUTঋ⤴ᑿࠔӱ‫מ‬ἠల⛩ǽȳʀɑȵʀȓঋ⤴ယỮǽヰワバヰョョယ᠊ǹǸȡπ᧸ǨȚǷǜƹ

RED

ᣞຎ᯺◜ɱɻɟ⾷ロユュヒ⾸TB003

本アダプターは必ずアースを接続
してください。
(TB003)

ON

U1
U2

CN002
SHORT OPEN
TERMINAL

ૅԑঋႣΰἠ⾷ᏩමǹǦ⾸ẹᴻ྆ཷǽ▚઻ǽǦǚǮ⾷ヤワパパビ⾸チ

1 2 3 4 5 6

TB002

⾷ό⾸
ビ↹ȿʀɳɑἠǽई۰

LED1

SETTING SW002

ンモヤȪɈɟɇʀǛ⓹ᄋ۞ယỮǤțȚई۰ƸȿʀɳɑǾ۴⢡ЈɱȬɻǽ⮥˛֝൧ᑿࠔバૅԑɮɓɋɐバૅঋɮɓɋɐǽǓǩțǚǺယỮǦǵǞǯǤǓƹ
*（集中制御機器/室内ユニット/室外ユニット）1台のみに接続する必要はありません。

U1 U2

ON

SW001

ADDRESSȪɈɟɇȪɑɴɁɁȬɋɉ⾷ヴヸパパヒ⾸⮥˛֝൧ᑿࠔバૅԑɮɓɋɐバૅঋɮɓɋɐ

1 2 3 4 5 6ɳʀɨȰȪȻɻǷǽ⢡ЈᣞຎȡᰳǦȍǨƹ
点灯（赤）： 通信状態は正常です。
点滅（赤）： 通信状態に異常が発生しています。
消灯 ： ルームエアコンから電源が供給されていません。

シールドは集中制御機器 /室内ユニット / 室外ユニットの筐体に接続してください。

▚઻ɁȬɋɉチ
⾷ヴヸパパビ⾸「終端抵抗なし」 「終端抵抗あり」（SHORT）（OPEN）
ɟɱȸ
出荷設定「終端抵抗なし」（OPEN）

ẹᴻ྆ཷǾർǩ▚઻Ǜർ┶ǶǨƹቊᑿǛヒ۞ǽई۰ǾヒǚཀƸ⓹ᄋ۞ǽई۰ȍǮǾƸૅঋɮɓɋɐǷယỮǨȚई۰ǾƸビǚཀȡǃẹᴻ྆ཷǑșǄǺ▚઻ǦǵǞǯǤǓƹ
* 終端抵抗は本機または室外ユニットのコントロール基板で設定可能です。
* ルームエアコンの室外ユニットは終端抵抗がないため、設定できません。

⥎ἠǽᛡѿȡǨȚƛチૅԑঋႣΰἠᗨ๟ƪチȹʀɞɳǽᲷⲲ

・柔軟性のある0.5 ～ 2 ｍm2の２芯シールド線、または3芯ケーブル、または2芯ケーブル＋アース線
・推奨品：VCT / VCTF
・アース線：600vビニール電線を使用基準とする
柔軟性のある0.75mm2の単線（推奨）

シールド線、またはアース線は必ず接地してください。
または2芯シールド線
シールド・圧着端子は丸型を ご使用ください。
（現地手配）
・ 端子台 TB002
端子ネジ：M3
締め付けトルク：0.4 ～ 0.5N・m（推奨値）
・ 端子台 TB003
端子ネジ：M4
締め付けトルク：0.6 ～ 0.8N・m（推奨値）
ƪチビ↹ȿʀɳɑἠǽ‫ۄ‬ș͛Ǡᅀ

アース線（単線）ƛチঋ⤴ᑿࠔӱ‫מ‬ἠƪチȹʀɞɳǽᲷⲲ

・柔軟性のある0.5 ～ 0.75 mm2のケーブル・推奨品：VCT/VCTFƪチἕ⥎ἠ⫧⿉ビパチㄎチͨԑǙⲬǓ・単線かストレートケーブルのみ使用。
・ケーブルの被覆を剥ぐ。
ȹʀɞɳ（超えるときは、リレーを使う）

シールドメッシュ

ቊチᑿቷチͲ

被覆部をむく②シールドメッシュをよじって絶縁テープを巻く
絶縁テープ

シールドメッシュ③丸形圧着端子を取り付ける

シールド代用

2芯ケーブルƪチࡿ᭭ᴻ੿ǽ‫ۄ‬ș͛Ǡᅀ

70mm

シールド代用またはƪチἕ⥎ἠ⫧⿉ヒパパパチㄎチͨԑ

①被覆部をむく

3芯ケーブルシールド֝൧ӱ‫מ‬

無電圧a接点
スタティック または パルス

ᴻ੿۵

չոᴻ੿

入力 1（IN 1）1

入力 2（IN 2）2・接点許容電圧：DC5 V ± 10%・接点許容電流：最大 10 mA コモン（COM）

9 mm～10 mm

ঋ⤴ᑿࠔѩ
ࡋ➇ό

・パルス幅：
300 msec
以上

3
COM

C-367

ቷチͲ

9. 制御関連機器

制御関連編

ɳʀ

⥎ἠǨȚ
⾷ό⾸ビ↹ȿʀɳɑἠȡπ᧸ǦǮई۰

1 ンモヤ ယỮἠ⾷͛ୡ⾸ȡɳʀɨȰȪȻɻǺယỮǨȚ

1 ⾷ό⾸ॕတǠɳʀɨȰȪȻɻǽई۰
ンモヤယỮἠ
⾷ヒペパパチㄎㄎ⾸コネクタの接続位置、プリント基板の位置、配線の引きまわしはルームエアコンの「据付工事説明書」を参照してください。
① ルームエアコンのCN-NETコネクタにRAC接続線を接続します。
② 本機の据え付け位置を決め、配線の引きまわし方法を決めます。

2 ˀȹʀɁȡǾǩǨ
⾷ȹʀɁɕɀ⿉ビチ⾸3 ˁȹʀɁȡॕǺ‫ۄ‬ș͛ǠȚ
⾷ɕɀ⾷͛ୡ⾸⿉フチ⾸4 ンモヤ ယỮἠ⾷͛ୡ⾸ȡယỮǨȚ

・余った配線は束ね、ルームエアコンの中へ格納してください。

開口部からRAC接続線を引き出す

ヤワノワユヵȻɕȷɇȹʀɁɕɀ

5 ૅԑঋႣΰἠȡယỮǨȚ

100

4

᳡Ǻ⢡Ǩ

①接続
詳しくは

10

⮥˛
⥎ἠ೟ǜլǦ‫ۑ‬・配線の引き出し口は100mm以上のスペースを確保してください。

ンモヤယỮἠ

2

(mm)

10

* ルームエアコンのモデル
によって、基板の位置は異なります。

ɟɲɻɐ࣠ኑ

・ケースの穴に通して配線してください。
・結束クランパー（付属）で配線を固定する。
・ケースの穴に通して配線してください。
・結束クランパー（付属）で配線を固定する。
・極性はありません
・シールド線は必ずTB003に接続してください。
もう片側は集中制御機器/室内ユニット/室外ユニットの筐体に接続してください。

垂直または
水平に設置

ቊȪɈɟ
ɳʀɨȰ

ệትȷɱɻəʀ⾷͛ୡ⾸3• C15：• C19：
ቊᑿȡࡘ઻
ǶǜȚॕ

ˁȹʀɁ

5 ȿʀɳɑယࢄƷঋঋ⤴ᑿࠔӱ‫מ‬ἠȡယỮǨȚ

7 ˀȹʀɁȡ‫ۄ‬ș͛ǠȚ・下記の「RACローカルアダプターの設定をする」を参照
して設定を完了後、上ケースを取り付けてください。

π᧸ᚩ

7

᳡Ǻ⢡Ǩ

ˀȹʀɁ

ർǩ⯍ᛠȡチヰョョチǺǦǵ▚઻ǦǵǞǯǤǓƹ

⯍ệትȷɱɻəʀ
⾷͛ୡ⾸ɕɀ⾷͛ୡ⾸ンモȪɈɟɇȪɑɴɁǽ▚઻ǽǦǚǮチ⾷ヴヸパパヒ⾸ȪɈɟɇȪɑɴɁ▚઻ɁȬɋɉ⾷ヴヸパパヒ⾸*：出荷設定Switch No.

入力 1：
カードキー
信号

1 2 3 4 5 6

C-368

・リモコン操作禁止
信号（スタティック） OPEN：
リモコン禁止 ・リモコン操作許可

ヴヸブ ヴヸプ

接点入力 詳細

ヰョョ

入力 2：
緊急停止

外部機器操作の詳細
SHORT：
・リモコン操作許可
OPEN：・ルームエアコン停止、
リモコン操作禁止
SHORT：
・ルームエアコン停止、
リモコン操作禁止（集中制御機器からの操作も禁止）

OPEN：・リモコン操作許可※緊急停止のみ使用時は、入力1をSHORTにすること
入力 1：
強制サーモ
ヰワ ヰワ OFF
入力 2：未使用

SHORT：
・ルームエアコンサーモOFF
OPEN：
・ルームエアコンサーモOFF解除
ノ

長

ɕɀᓹȐ

※RAC 接続▚઻ɁȬɋɉチ
⾷ヴヸパパビ⾸（集中制御機器からの操作は許可）

ヰワ

フヱ᫛

ON

OFF*：集合制御機器から操作したとき、ルームエアコンのブザーを鳴らします。
ON ：集合制御機器から操作したとき、ルームエアコンのブザーを鳴らしません。
ƪチーヴヸブバプヾယ᠊ӱ‫מ‬Ј‫ۥ‬չ၁⾷ۡǽ⒙ȡ‫ڹ‬ᡄ⾸ᣞチຎ

SETTINGSW002● ：ON - ：OFF
OFF*：集中制御機器から設定
ON ：本機のアダプタアドレス設定スイッチ（SW001）を使用して設定
ᣞチຎ
接点入力 詳細 外部機器操作の詳細
・集中制御アドレスがアダプタアドレスと兼用されます。
ヴヸブ ヴヸプ
・集中制御アドレスはアダプタアドレススイッチによって固定になります。
SHORT：運転
入力 1：
運転/停止 信号 OPEN ：停止・集中制御アドレスは「アダプタアドレスの設定のしかた」で設定します。
（スタティック）・集中制御機器から設定する場合は集中制御機器の「据付（電気）工事ヰョョニ ヰョョニ 入力 2：
SHORT：
説明書」を参照してください。
・リモコン操作禁止
信号ƪチーヴヸビヾチɲɪȻɻႣΰȡᱞᓹǨȚᅀᗕǽչ၁（スタティック） OPEN：
OFF*：リモコン操作が禁止されます。
リモコン禁止 ・リモコン操作許可
ON ：リモコン操作は許可されますが、アダプターが設定を元の状態にOPEN → SHORT
入力 1：
戻します。
運転/停止 信号 （300 ms 以上）ƪチーヴヸピヾチџ⯍⅋ؔ൩ై→OPENで 運転/停止
（パルス）
状態が反転
OFF*： - （ルームエアコンの設定に依存します。）（運転 ⇔ 停止）ヰョョ ヰワ
ON ：停電前の状態で復帰
SHORT：
入力 2：
ƪチーヴヸフヾɳʀɨȰȪȻɻǽɞȾʀⱮǽչ၁

1 2 3 4 5 6
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

ON

1 2 3 4 5 6
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

1 2 3 4 5 6ƪチーヴヸヒヾチ⮥˛֝൧ȪɑɴɁ▚઻ᅀᗕǽչ၁

1 2 3 4 5 6
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

OFF ON

Switch No.
ON▚઻ɁȬɋɉǺǳǓǵチ⾷ヴヸパパビ⾸ *：出荷設定

1 2 3 4 5 6

Switch No.

SW001

*1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Switch No.

ɁȬɋɉチワㄐハ

ADDRESS

右の表を参照し、アダプタアドレスを設定してください• ローカルアダプターが同じ系統内に複数あるときは、アダプタアドレスが重複しないようにしてください。
• 集中制御アドレスをアダプタアドレス設定スイッチで設定する場合は、室内ユニットの集中制御アドレスを重複しないように設定してください。

1 2 3 4 5 6

2

ബ

✤

ンモヤɵʀȳɳȪɈɟɇʀǽ▚઻ȡǨȚ

1

͘ᐯ
‫ݨ‬

6 ঋ⤴ᑿࠔȡယỮǨȚǷǜ

・ニッパ等で切り取り、やすり等でバリをとる。
・手順 4 や 5 のように結束クランパー（付属）で、配線を固定する。

⚋‫ܝ‬

本アダプ
• C14：

ˀȹʀɁ

6

集中制御
（設定方法

ᅄక

ƜチယỮ

⇒ル
挟

ƜチယỮ
Ǔǹ

⇒接
な

ƜチယỮ
ǦǛ

⇒ル

ƜチယỮ

⇒ル
で

9. 制御関連機器

制御関連編

ɳʀɨȰȪȻɻǽ▚઻ȡংሠǨȚቊȪɈɟɇʀȡယỮǦǵƸ⣡⭷ႣΰǨȚǮȐǺǾƸɳʀɨȰȪȻɻǺ͛ୡǽɲɪȻɻǶɳʀɨȰȪȻɻቊΧǽ▚઻Ǜർ┶ǶǨƹm)①接続アダプターの種類を設定②遠隔操作の許可を設定
詳しくは、ルームエアコンの「据付工事説明書」を参照してください。

⮥˛֝൧ᑿࠔѩǽ⃆‫઻▚מ‬ǺǳǓǵ

‫ۑ‬

は
ペースを
。

集中制御機器で按分率の計算をする場合、集中制御機器側でルームエアコンの能力を設定する必要があります。
（設定方法は集中制御機器の「取扱説明書」を参照してください）⚋‫ܝ‬⒙ᰳ
本アダプタより異常を検出した場合、集中制御機器に以下の警報が表示されます。
• C14：ルームエアコンで警報が発生しています。
警報内容の確認はルームエアコンの「取扱説明書」に従って確認してください。
• C15：本アダプターとルームエアコンとの間で通信異常が発生しています。
本紙「ルームエアコンの設定を変更する」の内容および、本アダプターとルームエアコンとの間の配線を確認してください。

͘ᐯ

ঋബ଍ᗕࡖ
ᨯ CZ-CAPR1

‫ݨ‬
ঋ

ബ

଍

ᗕ

(高さ) 120 mm × (幅) 70 mm ×(奥行き) 36.5 mm

π ᧸ ᚩ ಏɿᛘ ಏ ᶽ ࡕ

0 ℃～ 40 ℃・20 % ～ 80 %（結露なきこと）
屋内設置専用ᛠ DC 5 V （ルームエアコンより供給）⯍

ンモヤチယỮἠチ⿋ヒ⿍

OFF ON

フヱ᫛

70

＜＞：個数

͛ୡ‫ݨ‬

ɉチワㄐハ

120

⦖ 100 㼓✤1 2 3 4 5 6ONɕɀチ⿋フ⿍フヱ❆

長さ：1900mm
ȷɱɻəʀⲲチɕɀᓹȐ⿋ヒ⿍Ʒệት᧸⿋フ⿍（Ｍ3.8 × 16）

࿫͛⾷⯍ᕧ⾸క̗◻ᅽሤチ⿋ヒ⿍‫ۄ‬ཟ◻ᅽሤチ⿋ヒ⿍ON▚઻ɁȬɋɉチ
⾷ヴヸパパビ⾸

の詳細

可

停止、
止

の操作は許可）停止、止の操作も禁止）

用時は、
にすること

ーモOFF

ーモOFF解除

36.5

108

ᑿȡࡘ઻
ǜȚॕ

• C19：アダプタアドレスが重複しています。
アダプタアドレスが重複しないようにアドレススイッチを設定してください。

35※RAC 接続線以外のケーブルは現地調達のため付属していません。

(mm)ᅄకൖǽ᯺◜チ᠊Ꮀԑ૓ƜチယỮȻʀɑǽ࿈Ȏ⡛ȎǾǹǓǚ

⇒ルームエアコン室内ユニット内部の引きまわし時の挟み込みがないかƜチယỮȻɕȷɇƸယỮȻʀɑǺ⛤∜Ǜǚǚǲǵ
ǓǹǓǚ⇒接続コネクタが強く引っ張られたままの状態になっていないかƜチယỮȻʀɑǛ࿫͛క̗◻ᅽሤ⢡șǺ೟ǜȍȞǦǛǶǜǵǓȚǚ

⇒ルームエアコンの「据付工事説明書」通りかどうかƜチယỮȻʀɑȡ‫ہ‬ẐǶǜǵǓȚǚ

⇒ルームエアコン室内ユニット背面に浮きなく収納できているかƜチɳʀɨȰȪȻɻૅԑɮɓɋɐቊΧǽɕɀǽἦȐඁțƸ⯍ᛠȳɘʀǽ⫱ǧඁțǾǹǓǚ

⇒ネジの余りや、電源カバーの固定ツメのかけ忘れがないかƜチቊȪɈɟɇʀǛ⊝ˁǦǹǓȗǕǺ᯺ીǺࡘ઻ǤțǵǓȚǚ
⇒壁へのネジ固定は確実かƜチȪʀɁယỮǤțǵǓȚǚ

⇒シールド線またはアース線は据付工事説明書通りに接続ができているか（アース接続がされていない場合、通信ができない場合があります。）

C-369

単相AC100 ～ 240 V・50/60 Hz

最大15 W±30 秒/月（常温25 ℃）※定期的に合わせてください。

100日（常温25 ℃ 満充電時）※満充電に約8時間かかります。

定格電圧・周波数

月差

保持時間

消費電力

時計

1280×1024 （推奨）

画面解像度

C-370

＊2：熱交換気ユニット、オン／オフ制御用ローカルアダプター、RACローカルアダプターの台数を含む。
※接続可能な熱交換気ユニットは、天井埋込形・天吊カセット形のマイコンタイプです。

＊1：最大接続可能台数は次の通りです。（最大2リンク接続可能） 室内ユニット128台、室外ユニット60台

スタンダードタイプ（USB2.0）
容量：4 GB以上＜使用上のご注意＞ 上記仕様の製品であっても、動作を保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。
 暗号化（セキュリティソフト付き）などはご使用できません。
 データ消失について当社では一切の責任を負わないものとします。

Internet Explorer 11以降またはGoogle ChromeまたはMicrosoft Edge

ブラウザ

使用可能なUSBメモリー

遠隔操作時のパソコン環境下記の合計台数が100台まで
室内ユニット：64台まで ＊2
室外ユニット：30台まで
集中制御機器：10台まで

0 ℃～ 40 ℃・20%～ 80% （結露なきこと）

使用温度・湿度範囲

1リンクあたりの接続可能台数＊1

1.9 kg（高さ）
255 mm×（幅）275 mm×（奥行き）80 mm

質量

外形寸法

CZ-10ESB4

(mm)

255

品番

44.5

■外形寸法図

235
221

■仕様書

品番

180

275

CZ-10ESB4

44.5

外形寸法図
《BACnetアダプター》

2-φ5

LAN端子

2-φ5
(ダルマ穴)

80

9. 制御関連機器
制御関連編

BACnet アダプター / CZ-10ESB4

● 据付（電気）工事説明書に記載されていない方法や、指定の部品を使用しない方法で据え付けされたことにより事故や損害が生じたときには、当社では責任を負えません。また、その据え付けが原因で故障が生じた場合は、製品保証の対象外となります。
● 接続する機器に付属の「据付（電気）工事説明書」もあわせてご覧ください。

࿫͛⾷⯍ᕧ⾸క̗ȡǨȚ֭ǺC-371（製品の落下、
感電、火災などの原因）●チ͛ୡ‫ݨ‬Ǿഝ᰷࿀઻ǽ⤴‫ݨ‬ȡπ᧸ǨȚ

（製品の落下、
感電、火災などの原因）

ǃ࿫͛
⾷⯍ᕧ⾸
క̗◻ᅽሤǄǺチ൝ǲǵ●チ࿫͛క̗ǾƸ⒅Ǖチ（感電、火災の原因）ቊᑿȓૅԑɿૅঋɮɓɋɐǹǸǽ●チ⯍ᕧక̗ǾƸᜰ⯍チǦȒᄺࠔȡչǲǵǚȘ⒅Ǖチ（感電の原因）●チ࿫Ǘ͛ǠǾƸ⦔⦖Ǻ١ո‵ǗȘțȚཀǺ᯺ીǺ⒅Ǖ

（発熱、
火災の原因）●チ⯍ᛠ⥎ἠȡɘɻɑǹǸǶትǼǵ‫ہ‬ẐǦǹǓ

許容電流オーバーなどにより、感電や火災の原因）●チո╫ȓტ⢧Ǿ⒅ȞǹǓチ（感電、火災の原因）●チᕮᗴǓǦǹǓチ（感電、故障の原因）●チ⥎ἠǾ⢛˛ယỮǦǹǓチ（接触不良や絶縁不良、ቊΧȡ࿫Ǘ͛ǠȚǷǜǺ

• ベランダの手すりやガス管、
水道管、避雷針、電話などのアースに接続しない（感電の原因）●チџ⯍⅋ؔ൩ైᑿ⃆ȡπ᧸˛Ǻ⯍ᛠȡӱțȚ⭾ǾƸ١ոᗨ๟ǨȚ（感電、挟み込み、巻き込みの原因）
⾷ュᲷယࢄక̗⾸ȡ⒅Ǖ
●チȪʀɁక̗

（感電、火災の原因）ർǩଗ᧸ࡋ➇ȡπ᧸ǨȚ●チ⯍ᛠǾƸ

（故障や漏電時に感電、火災の原因）

⾷ӴᏩ⫳⫱ᑿ⃆͛⾸ȡ‫ۄ‬ș͛ǠȚ●チᜰ⯍ǦȒᄺࠔ・電気設備に関する技術基準 • 内線規程・据付（電気）工事説明書（感電、火災の原因）

⾷⯍ᕧ⾸
క̗ǾƸ
Ǚ⛷Ǔˀǡǽ⛩ॹಅȓଗ⫨●チ࿫͛Ꮱ‫‮‬ǺϞⲠǨȚチ（感電、火災の原因）⯍ᕧక̗ॲǛˁ▉Ǻ൝ǲǵ⒅Ǖ
●チ⯍ᕧక̗ǾƸቊΧȡ࿫Ǘ͛ǠȚǷǜǺ

●チǻțǮཆǶႣΰǦǹǓチ（感電、故障の原因）ቊΧȡ࿫Ǘ͛ǠȚǷǜǺ●チ⯍ᕧక̗Ǿ͆ΧǺే⯍ǦǮⰙ⯍ᕧȡȪʀɁǺყ⯍ǦǵǚȘ⒅Ǖ（故障の原因）

1• 結露するところ• 可燃性ガスなどの漏れるおそれのあるところ• 水や油（機械油含む）の飛沫の多いところ• 酸性やアルカリ性の溶液・特殊なスプレーなどを頻繁に使うところ• 腐食性ガスなどの漏れるおそれのあるところ• 有機溶剤の飛沫するところ• 電磁波が出る機械のあるところ• 電圧変動の多いところ• ドレン配管近くなど、水滴が落ちるような場所（感電、火災などの原因）●チᓎǽȗǕǹईཀǶπȞǹǓ࿫͛⾷⯍ᕧ⾸క̗ȡǨȚ֭Ǻᗨ๟ཀ઻ǽȹ⾼ɞɳȡπ᧸Ǧǵ᯺ીǺယỮǦƸ●チ⥎ἠǾƸ
ᴻ੿ယỮ⤴Ǻȹ⾼ɞɳǽঋ‫מ‬ǛΌȞȘǹǓȗǕǺ
᯺ીǺࡘ઻ǨȚチ（故障や発熱、火災の原因）●チ⥎ἠȡǾǤȍǹǓȗǕǺƸȳɘʀǾә⢡ș᯺ીǺ‫ۄ‬ș͛ǠȚチ（感電、火災の原因）●チ⯍ࡿ᯺◜ǹǸɎɁɇʀȡπ᧸ǨȚ⭾Ǿ١ոᗨ๟ǨȚ（感電、故障の原因）

⚋‫ܝ‬

チ

財産の損害が発生する
チᗨ๟ 「軽傷を負うことや、
おそれがある内容」
です。

チ 実行しなければならない内容（強制事項）です。

チしてはいけない内容（禁止事項）です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

チ⚋‫「 ܝ‬死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

યӴˀǽǣᗨ๟チチർǩǙમșǞǯǤǓ

● 据付（電気）工事説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に施工してください。特に「安全上のご注意」
は、施工前に必ずお読みください。
● 据付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認してください。
また、「据付（電気）工事説明書」、付属のDVDは、お客様で保管いただくよう依頼してください。
● 移設、修理の場合は「据付（電気）工事説明書」を工事担当の方へお渡しください。

品番チ$;&4#

BACnet アダプター࿫͛⾷⯍ᕧ⾸క̗◻ᅽሤ

ライセンスリスト・ソースコード(DVD)＜1＞͛ୡ‫ݨ‬チチƷƷƷƷƷ＜ ＞：個数2

● 次のような場所に据え付けない。
• 直射日光や直接外気が当たる、窓際など• 不安定な場所• 過度な衝撃や振動のある場所（本機の取り付けネジが緩み、落下の原因）• 熱源の近くなど● 使用温度、湿度範囲を満たす場所に据え付ける。
● 高周波が発生する機器（インバーター機器、自家発電機、
医療機器、無線通信機器）のあるところは避けてください。
（本機の誤動作や故障の原因になったり、それらの機器へ弊害を与える場合があります）● テレビ、ラジオ、パソコンなどの機器から１ｍ以上離してください。
（映像の乱れ、雑音の原因）● 漏電しゃ断器が地絡保護専用の場合は、漏電しゃ断器と直列に配線用しゃ断器か手元開閉器（開閉器+Ｂ種ヒューズ）を据え付ける。
● 配線は、地中に埋設しない。
● 配線が通っている制御盤の穴をパテなど（現地調達）
でふさぐ。
● 絶縁物の厚み（シース部を含む）が1 ｍm以上のケーブルを使う。
● 監視盤の中など、不特定多数の手が届かない場所に設置する。

࿫Ǘ͛Ǡᆣǽǣᗨ๟※ケーブルは現地調達のため、付属していません。

据付
（電気）
工事説明書
＜1＞

(mm)
44.5

2- 5

LAN端子

2- 5
(ダルマ穴)

80

࿫Ǘ͛ǠȚ

50 mm

配線
取り出し口

ネジ
（現地調達）

ネジ（現地調達）

1

2 上カバー

上カバー固定ネジ：4本● 制御盤内の通気性（放熱性）確保のために、左右側面の上側と下側（または底面）に
通気孔（スリットなど）を入れてください。
• 制御盤内の温度が40 ℃を超えないようにする。
• 据え付け時に上記の通気孔をふさがないように注意する。

ǙⲬǓ

通気孔
（スリット加工例）

制御盤

ください。
（カバー固定ネジ：4本）

2 上カバーを外す● 配線（P.3～4）が完了した後は、
上カバーを取り付けて● 左側からケーブルを引き出せるように、本機を制御盤に据え付けてください。
（下図参照）

1 （ネジ（現地調達）：4本）

֝൧ᬬǺ࿫Ǘ͛ǠȚ

100 mm

100 mm

前後：50 mm 以上

BACnetアダプターを制御盤に据え付ける

100 mm

100 mm

上下左右：100 mm 以上

本アダプターを取り付けるときは、下図のようにスペースを確保してください。

■ 取付場所など

44.5

について 「保護アース」を表します。

180

275

ঋബ଍ᗕࡖ⾷۬⤴ǽ۵֭⾸

本体の図記号表示

235
221

ページ

● 安全上のご注意 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1● 据え付け時のご注意 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2● 外形寸法図（各部の名前） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2● 据え付ける ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2● 制御盤に据え付ける ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2● 配線の準備をする ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 3● 配線する ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 3● 各部のなまえ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5● BACnetアダプターシステム概要図 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5● 初期設定について ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 6● 初期設定の準備をする ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 7● 日時を設定する ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 8● システムの構成を確定する ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 9● 室内ユニットの基本設定を行う ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10● 室外ユニットの基本設定を行う ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12● ネットワーク設定を行う ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 15● Webユーザー設定を行う ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16● BACnet通信を再起動する ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 17● IPアドレスを設定する ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 18● 基本機能を設定する ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 19● 火災連動設定を設定する ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 21● 停電連動設定を設定する ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 23● トレンド設定を設定する ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 25● メンテナンス設定を設定する ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 26● イベント連動ポイントを設定する ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 27● 空調機を連動的に制御する ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 29● 仕様 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 裏表紙
255

ȑǞǧ

9. 制御関連機器
制御関連編

■ 室内外操作線■ 外部機器接続線● ケーブルの種類• 柔軟性のある2芯の0.5～2 ｍm2のケーブル
• 推奨品：VCT/ VCTF/CPEVS/MVVS● 総配線長 ：1000 m以内● 端子ネジ ：M3● 締め付けトルク：0.4～0.5 N・ｍ（規定値）
・締め付けすぎないでください。
（ネジ損傷の原因）

C-372

ǙⲬǓ

本機

－

+

2

③ 丸型圧着端子を取り付ける② 内部の芯線をよじって絶縁
テープを巻く丸型
圧着端子

丸型圧着端子

絶縁テープ シールドメッシュ

芯線部分

シールドメッシュ● シールド線への取り付け① 被覆部をはがす

芯線部分● 電源線への取り付け
被覆をはがし、内部の芯線をよじって取り付けてください。

˦ࢪࡿ᭭ᴻ੿ȡ‫ۄ‬ș͛ǠȚ● 安全のため、配線を行う前には、必ず漏電しゃ断器を切ってください。

ᜰ⯍ǦȒᄺࠔȡչȚ

10ૅԑঋႣΰἠȡယỮǨȚ3

4● 外部機器を接続するときは、「外部機器を接続するとき」（P.4）
を参照してください。

ঋ⤴ᑿࠔȡယỮǨȚ● シールド線の場合は、アース線を信号端子台の0番（FG＊2）に接続
してください。
＊
2：機能アース● 極性はありません。
● 接続可能台数（→裏表紙「仕様」）● 接続可能な熱交換気ユニット
（→裏表紙
「仕様」
）

● 電源線は電源端子台に、アース
線はアース端子台（板金ケース
上＊1 ）に接続してください。
＊
1：保護アース⯍ᛠἠȡယỮǨȚ

5

室内ユニット
2 -2

8

7

6

3

● 誤って電源線を信号端子台に接続して入れると、本機または接続機器が故障することがあります。

ᜰ⯍ǦȒᄺᑿȡӱțȚ⯍ᛠἠǽယỮǛᓺǦǓチǢǷȡ᯺◜Ǧǵ● BACnet/IP上のネットワークに接続してください。
● 直接パソコンで設定を行う場
合は、パソコンに接続してください。

ロモワȹʀɞɳȡチယỮǨȚ● 端子接続部に張力が加わらないようにしてください。

ệትȷɱɻəʀǶǦǲǚșࡘ઻ǨȚ⯍ᛠἠǷǬǽ͙ǽ⢡ЈἠǾƸ＊ : 熱交換気ユニット、オン／オフ制御用ローカルアダプター、
RAC ローカルアダプター は 31 系統になります。
室内ユニット
1-2

U1 U2

⥎ἠǨȚ

室内ユニット1-1

U1 U2

室内ユニット2 -1

TB2

LAN 端子

（「外部機器を接続するとき」を参照）

5 外部機器接続端子

3 : 機能アース＊

アースネジとして使用(FG ＊3)

6 クランパーで配線を固定してください。

26

25

24

23

21

※本アダプターに、
パルスメーターおよび通信アダプターは接続できません。

外部一括入力( 無電圧a 接点
22
スタティック)20

外部一括出力( 無電圧a 接点
19 スタティック)

17
18

16

15

14

ǙⲬǓ
● 配線後の各設定方法は、次ページ以降を参照してください。

4

2
4
5

U1
U2

3

1

U1
U2

19

18

17

16

15

14

デマンドコントローラーを接続するとき（負荷制御出力を本機の外部入力に接続）
デマンドコントローラーを接続すると、デマンド制御を行うことができます。

4 : 室内外操作線がシールド線の場合
5 : 機能アース

7 LAN ケーブル＊＊

室内外操作線（リンク 2）に接続

室内外操作線（リンク 1）に接続

室内外操作線( リンク１、2）のアースを接続 ＊4 FG＊5 0

信号端子台(TB2)接続図

17

設備側

20

設備側

*6 右記「デマンドコントローラーを接続するとき」を参照

デジタル入力3（Di3） 23

デジタル入力2（Di2） 22

デジタル入力（Di1） 21

コモン（COM3)

外部入力*6( スタティック)• 最小適用負荷：DC5 V 1 mA

デジタル出力2（DO2） 19

デジタル出力1（DO1） 18

コモン（COM2)

外部出力 ( スタティック)● 外部機器を接続しただけでは動作しません。
設定方法は「イベント連動ポイントを設定する」（P.27）
を参照してください。

ǙⲬǓ

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

信号端子(TB2)

U2

U1 U2

電源スイッチONOFF

保護用のアース線は、
電源線
（L、
N）
より
長くしてください。

TB1

C 接点

B 接点

A 接点

デマンドコントローラー側

負荷制御出力（デマンド出力）

デジタル入力3（Di3） 23

デジタル入力2（Di2） 22

デジタル入力（Di1） 21

コモン（COM3) 20

外部入力 ( スタティック）●本機の画面でデマンド設定が
必要です。

ǙⲬǓ

• 信号形式：無電圧 a 接点
• 入力端子には、外部から電圧を印加しないでください。
• 各信号入力の配線長：20 ｍ以内（超えるときは、リレーを使う）• 出力端子の接点許容電圧、および電流は、最大 DC30 V、0.5 A です。
• 入力端子検出のため、接点に DC5 V（約 10 ｍ A) の電圧がかかります。

2
3

U1 U2

N

L

■外部機器を接続するとき

U1

U1 U2

31 系統＊（熱交換気ユニットなど）

Ｓ- ＬＩＮＫアダプター

室外
ユニット

室内外操作線 ( 現地調達 )• 極性なし室外ユニット

LAN ケーブル

BACnet/IP● 電源線とその他の通信線は、同一線管内に通さないでください。
また、ノイズの影響を軽減させるために、できるだけ離して配線してください。

漏電しゃ断器（全極開閉機能付）

電源（ＡＣ100~240 Ｖ）

2 系統（オフィス・店舗用エアコン）

1 系統（ビル用マルチエアコン、ガスヒートポンプエアコン）

電源端子台(TB1)

4 室内外操作線

アース端子（保護アース）

3 電源線

デジタル入力1● ケーブルの種類
・カテゴリー5以上のストレートケーブル● 配線長：100 m 以内

■ LANケーブル● ケーブルの種類
・柔軟性のある0.5～2 ｍm2のケーブル・推奨品：VC T / VCTF
● 配線長 ：20 m以内● 端子ネジ：M3● 締め付けトルク：0.4～0.5 N・ｍ（規定値）
・締め付けすぎないでください。
（ネジ損傷の原因）（外部機器を接続するとき）● S-LINK アダプター、熱交換気ユニット、オン／オフ制御用ローカルアダプター、RAC ローカルアダプターを接続する場合は、各製品に付属の「据付（電気）工事説明書」
をあわせてご覧ください。

■基本配線図● アース端子ネジ ：M4● 締め付けトルク ：0.6 ～ 0.8 N・ｍ（規定値）• 締め付けすぎないでください。
（ネジ損傷の原因）● 締め付けトルク ：0.6 ～ 0.8 N・ｍ（規定値）• 締め付けすぎないでください。
（ネジ損傷の原因）● 電源端子ネジ ：M4● ケーブルの種類• 使用基準：600 Vビニル絶縁ビニルシース
ケーブル（現地調達）• 柔軟性のある2 ｍm2のケーブル（推奨）■ 電源線● ノイズの影響を受けるおそれのある場所で、室内外操作線と外部機器接続線を使うときは、
シールド線（片側アース）を使ってください。

ǙⲬǓ⥎ἠǽᛡѿȡǨȚ

9. 制御関連機器
制御関連編

C-373

室内外操作線

室内機：最大128台（2リンク）

BACnetアダプター

インテリジェント
コントローラー（料金按分）※

1リンクに接続可能な台数
室外機：最大30台
室内機：最大64台※ 料金按分を中央監視システムで行わない場合、インテリジェントコントローラーを使用することで料金按分が可能になります。

 BACnetアダプターに通信アダプターは、接続できません。

ǙⲬǓ

初期設定はパソコンから行います。

メンテナンス用PC

LANケーブル

通信規格：BACnet通信

中央監視システム

本機の設定データをバックアップ
するためにUSBメモリーを抜き差しします。

② USB端子①②

説明
ケーブルでネットワークに接続します。

名前① LAN端子ャモヤㄏㄆㄕȪɈɟɇʀチȿɁɎɨ᏶┶ࡖ（右側面）

۬⤴ǽǹȍǗ

5

P.7

自動ログアウト時間

現在日時の設定
接続構成の確定
集中アドレス※1
ユニット名
操作対象外、管理対象外
室外ユニット名
リモコン禁止IP アドレス、ネットマスク など
ユーザー ID、パスワード
BACnet IP アドレス
BACnet 機能／通知方法
BACnet バージョン
BACnet デバイス ID
BACnet イベント入力／出力ポイント
BACnet 確認ありイベント機能
BACnet 火災連動機能
BACnet 停電運動機能
BACnet トレンド機能
BACnet メンテナンス機能
BACnet イベント連動ポイント※2
入力ポイント（名称と条件）※3
出力ポイント（名称と動作）設定○：設定が必要です。

運用別設定フロー

初期化

日時設定
構成の確認
室内ユニット設定
室内ユニット設定
室内ユニット設定
室外ユニット設定
空調機との通信設定
ネットワーク設定
Web ユーザー設定
アドレス設定基本機能設定基本機能設定基本機能設定基本機能設定基本機能設定火災連動設定停電連動設定トレンド設定メンテナンス設定
イベント設定イベント制御イベント制御画面メニュー名

△

○
○
○
○
△
△
△
○
○
○
○
○
○
△
△
△
△
△
△
△
△
△

要否

△：場合によっては設定が必要です。

6※1 システムコントローラーやマルチコントローラーなどと併用する場合の管理区分に注意する必要があります。
※2 外部一括運転/停止入力/BACnet入力などを設定します。
※3 外部一括警報出力/BACnet出力などを設定します。

イベント制御BACnet アダプター関連

7

BACnet 関連

ネットワーク関連

6

5

4

ユニット関連

構成読み込み2

3

日時設定

カテゴリステップ

1

手順

設定完了

→ システムの構成を確定する（［構成の確認］）
P.9

ピ 空調システムの構成を確定します→ 日時を設定する（［日時設定］） P.8

⿁ 本機の日付、時間を設定します→ 初期設定の準備をする

ヒ 初期設定の準備をします

基本設定フロー֊ቃ▚઻ǺǳǓǵ

9. 制御関連機器
制御関連編

OFF

メンテナンス用の PC

推奨 PC の仕様
・CPU：Core i5 2.0 GHz
・メモリ：4 GB
・OS：Windows 8.1/10

点滅している→手順5の設定を確認してください。

点滅していない→LANケーブルを正しく接続してください。

 ログイン画面が表示されないときPCのLANポートのLEDが点滅しているか確認してください。

推奨Webブラウザの仕様
 Internet Explorer 11以降またはGoogle Chrome
またはMicrosoft Edge
 ログイン画面が表示されます。

を入力して、BACnetアダプターにアクセスする

C-374

電源スイッチON

192 . 168 . 1 . 100

255 . 255 . 255 . 0

192 . 168 . 1 . 254

IPアドレスサブネットマスク

デフォルトゲートウェイ

ブ PCを起動し、ネットワーク設定を
以下のように設定する

 電源投入後、15分以内に電源を切らないでください。
内部のデータが破損する恐れがあります。

ǙⲬǓ

フ

SW7

1 2 3 4

電源スイッチを入れる

2 番、3 番を ON の位置から変更しないで
ください。

ベ

 取り消すときは［Cancel］
を選択してください。

ヒパ［Change］をクリックする

ヒパ

ペ

7

 実際に使用するパスワードに変更してください。

ペ 新しいユーザIDと新しいパスワードを入力する

 30分操作しない時間が続くと、次回操作時にログイン画面が表示されます。

ǙⲬǓヘベ ［LOGIN］をクリックする user：bac_user
 password：KYJN2019bac

入力する

ピ BACnetアダプターの動作モードのDIPスイッチを設定モードにする
ヘ 下記のユーザー名とパスワードを

BACnet アダプター

LAN ケーブル

接続する

ビ メンテナンス用のPCを、直接LANケーブルでBACnetアダプターに

電源スイッチWebブラウザにURL
ヒ 電源スイッチを切っていることをプ 「https://192.168.1.101/bacad/login.php」
確認する֊ቃ▚઻ǽᛡѿȡǨȚǙⲬǓ8

 手動で時間を30分以上戻さないでください。
室内ユニットの基本設定でエラーが出る場合があります。

ビ「日時設定」画面が表示されます。

ビ ［日時設定］をクリックするヒ「本体メンテナンス」画面が表示されます。

の［本体メンテナンス］を
ヒ 「設定」
クリックする

日時を手動で設定します。

フ 設定が登録されます。
 設定を取り消す場合は、［キャンセル］
をクリックします。

フ ［登録］をクリックする

時間を設定します。
で
「時」
「分」
「秒」
をそれぞれ設
定します。

時
分
秒

説明
年月日を設定します。
で
「年」
「月」
「日」
をそれぞれ設
定します。

年
月
日

項目

ピ 日時を設定するᅠᆣȡ▚઻ǨȚ

9. 制御関連機器
制御関連編

ビ

「構成確認」
画面が表示されます。

ビ ［構成の確認］をクリックするヒ「システム設定」
画面が表示されます。

の［システム設定］をヒ 「設定」
クリックする

現在の空調システムの構成を確定します。

C-375

フ

9

 現在のシステム状態を再確認し、その結果を最終的に確定します。
 構成確定を取り消す場合は、［キャンセル］をクリックします。

フ ［構成確定開始］をクリックするピ 構成確認を開始します。
「構成が変化しています。構成確定を実施しま
すか？」というメッセージが表示されます。
「構成変化はありませんでした」というメッセージが表示されたらユニットが見つからない状態です。配線やユニットの電源が入っているかな
どの確認が必要です。

ピ ［構成の確認］をクリックするȿɁɎɨǽᐦ༔ȡ᯺઻ǨȚ

 複数選ぶこともできます。

10

ピ

ピ 「選択」欄にチェックを入れるビ「室内ユニット設定」画面が表示されます。

をクリック
ビ ［室内ユニット設定］するヒ「システム設定」画面が表示されます。

の［システム設定］を
ヒ 「設定」
クリックする 集中アドレスは他の集中コント
ローラー（システムコントロー
ラー、マルチコントローラーなど）で共通して使用されるアドレスです。不必要に変更しないよ
うにしてください。
 重複したアドレスを設定すると、
エラーメッセージが表示されます。
 複数の室内ユニットを選択している場合は設定できません。

ǙⲬǓ

集中アドレス（1 ～ 64）を設定します。
テキストボックスをクリックし、
キーボードで入力します。

集中アドレス

説明
室内ユニットの名称を変更します。
テキストボックスをクリックし、
キーボードで入力します。
全角で8文字（英数半角で16文字）
まで入力できます。

名称

項目

ブ 各設定を行う

フ「ユニット設定編集」ダイアログが表示されます。

フ ［編集］をクリックする室内ユニット（室内ユニットアドレスなど）を登録する

ૅԑɮɓɋɐǽ࣠ቊ▚઻ȡ⒅Ǖ

9. 制御関連機器
制御関連編

で設定したい室内ユ
ニットアドレス（1 ～ 64）を選択します。

で、一覧で表示される
ときの順番（0 ～ 128）を設定します。

操作の対象外にする場合は「○」、対象とする場合は「×」を選びます。

本機の管理から対象外にする場合は「○」、対象とする場合は
「×」
を
選びます。

室内機アドレス

表示順

操作対象外

管理対象外

C-376

ヘ

ヘ

 管理対象とする室内ユニットにチェックを入れます。
 集中アドレスの自動設定を行っている場合は、
この操作は不要です。
（→「集中アドレスを自動設定する」）［登録］
欄にチェックを入れるプ 設定を取り消す場合は、［キャンセル］
をクリッ
クします。

プ ［登録］をクリックするで設定したい室外ユ
ニットアドレス（1 ～ 31）
を選択し
ます。
（「31」
は熱交換気ユニットまたはローカルアダプターを設定します）

室外機アドレス

説明室内ユニットの能力固定値を設定します。（ローカルアダプター設置時）
テキストボックスをクリックし、
キーボードで入力します。

項目

能力固定

ビ

ǙⲬǓ

11

 集中アドレスは他の集中コントローラー（システムコントローラー、マルチコントローラーなど）で共通して使用されるアドレスです。不必要に変更しないようにしてください。
「ユニット設定編集」ダイアログで集中アドレスを設定したあとで［集中アドレス自動］を行うと、集中ア
ドレスは上書きされます。

ビ［集中アドレス自動］
をクリックするヒ 管理対象とする室内ユニットにチェックを入れます。

ヒ 「登録」欄にチェックを入れる

集中アドレスを自動設定するベ 設定が登録されます。
 設定を取り消す場合は、［キャンセル］をクリッ
クします。

ベ ［登録］をクリックする

12

ピ 設定の詳細を確認する

ビ「室外ユニット設定」画面が表示されます。

をクリック
ビ ［室外ユニット設定］するヒ「システム設定」画面が表示されます。

の［システム設定］を
ヒ 「設定」
クリックするブ 設定が登録されます。
 設定を取り消す場合は、［キャンセル］
をクリックします。

ブ ［登録］をクリックするフ 管理対象とする室外ユニットにチェックを入れます。

フ ［登録］欄にチェックを入れる

室外ユニット（室外ユニットアドレスなど）を登録する

室外ユニット（室外ユニットアドレスなど）を登録します。名称などの設定を変更することもできます。

ૅঋɮɓɋɐǽ࣠ቊ▚઻ȡ⒅Ǖ

9. 制御関連機器
制御関連編

C-377連番を示します。

室外ユニットの名前を表示します。

室外ユニットアドレスを表示します。

室外ユニットが冷房・暖房兼用タイプの場合は「○」、専用タイプの場合は「×」と表示されます。

本機の管理対象とする場合はチェックを入れます。

表示順を示します。

製品種別（PAC、GHP）
を表示します。

名称

アドレス

冷暖フリー

登録

表示順

製品種別

D： クリックすると、「選択」
欄にチェックを入れた室外ユニットの「室外ユニット設定編集」ダイアログが表示されます。

設定を編集する室外ユニットにチェックを入れます。

説明

D

B

No.

C

A

［選択］

項目

C： 各室外ユニットの詳細設定を一覧表示します。

B： クリックする（設定オン）と、「登録」
欄にチェックを入れた室外ユニットのみ
一覧表示されます。再度クリックすると、すべての室外ユニットが一覧表示されます。
（設定オフ）

A： 室外ユニットが接続されているリンク
系統を選びます。

「室外ユニット設定」
画面

13

14

名称

項目

説明
室外ユニットの名前を変更します。
全角で8文字（英数半角で16文字）
まで入力できます。

ピ 各設定を行う

ビ「室外ユニット設定編集」ダイアログが表示されます。

ビ ［編集］をクリックするヒブ 設定が登録されます。
 設定を取り消す場合は、［キャンセル］
をクリッ
クします。

ブ ［登録］をクリックするフ 設定を取り消す場合は、［キャンセル］
をクリックします。

で、一覧で表示される
ときの順番を設定します。

表示順

フ ［登録］をクリックするで、設定したい系統内の個別番号（0 ～ 3）を選択します。
親機は「0」を設定します。

系統内番号（子機番号）

説明で、設定したい室外ユニット系統アドレス（1 ～ 30）
を選
択します。

項目
系統アドレス

設定を編集する

ヒ 「選択」欄にチェックを入れる
 複数選ぶこともできます。

室外ユニットの基本設定を行う

9. 制御関連機器
制御関連編

説明

ピ 各設定を行う

ビ「ネットワーク設定」
画面が表示されます。

をクリック
ビ ［ネットワーク設定］するヒ「システム設定」
画面が表示されます。

本機のIPv6アドレスを設定します。
テキストボックスをクリックし、キー
ボードで入力します。

C-378
15

 接続中のアドレスを変更した場合は、パソコンから再度、変更後のアドレスで接続してください。

ǙⲬǓフ 設定が登録されます。
 設定を取り消す場合は、［キャンセル］をクリックします。

フ ［登録］をクリックする

IPv6
アドレス

デフォルト
必要に応じて、本機のデフォルトゲー
ゲートウェイ トウェイを設定します。
テキストボックスをクリックし、キー
ボードで入力します。
「0.0.0.0」には設定できません。

ネットマスク 本機のネットマスクを設定します。
テキストボックスをクリックし、キー
ボードで入力します。
「0.0.0.0」には設定できません。

16ピ テキストボックスをクリックすると、入力ダイ
アログが表示されます。
 任意のユーザーIDを入力してください。

ピ ユーザーIDを入力する

ビ「Webユーザー設定」画面が表示されます。

をクリック
ビ ［Webユーザー設定］するヒ「システム設定」画面が表示されます。

ǙⲬǓ ユーザーID、パスワードは、第三者に漏洩しないよう管理
してください。

ブ 設定が登録され、「Webユーザー設定」
ダイア
ログが閉じられます。

ブ ［登録］をクリックするフ テキストボックスをクリックすると、入力ダイ
アログが表示されます。
 パスワードは8文字以上（必ず半角英数字を含
むこと）で入力してください。

の［システム設定］をクリック
ヒ 「設定」
フ パスワードを入力する
する

IPv4
アドレス

本機のIPv4アドレスを設定します。
テキストボックスをクリックし、キー
ボードで入力します。
「0.0.0.0」
および「255.255.255.255」には設定できません。

の［システム設定］をクリック
ヒ 「設定」
する
項目

ネットワーク経由で本機にアクセスできるユーザーID、パスワードを登録します。

ヸㄆ㄃ɮʀȾʀ▚઻ȡ⒅Ǖ

BACnet通信で使用するアドレスを、BACnetアダプターに設定します。

ɕɋɐɷʀȷ▚઻ȡ⒅Ǖ

9. 制御関連機器
制御関連編

C-379

「はい」
をクリックします。

ピ

ダイアログが表
ピ 「確認メッセージ」
示されます。

ビ「確認メッセージ」
ダイアログが表示されます。

をクリック
ビ ［BACnet通信再起動］
するヒ「BACnet設定」
画面が表示されます。

17

 BACnet再起動後は、通信が開始されるまで最大15分程度か
かります。

ǙⲬǓ

フ

「OK」
をクリックします。

の［BACnet設定］をクリック
ヒ 「設定」
フ BACnetが再起動される
する[BACnet設定]変更後の動作確認などの際に使用します。
[BACnet設定]を変更した場合、本機能による再起動、もしくは本体の電源再起動を行ってください。

ャモヤㄏㄆㄕ⢡Јȡԙ❙ؔǨȚ

18

ビ

「アドレス設定」ダイアログが表示されます。

ビ ［アドレス設定］をクリックするヒ「BACnet設定」画面が表示されます。

確認あり通告を通知する先のIPアド
レスを設定します。
テキストボックスをクリックし、キー
ボードで入力します。

フ 設定が登録されます。
 設定を取り消す場合は、［キャンセル］
をクリックします。

フ ［登録］をクリックする

通知先のIPア
ドレス

ブロードキャ 各種通告を行うブロードキャストア
ストアドレス ドレスを設定します。
テキストボックスをクリックし、キー
ボードで入力します。

説明自身（BACnetアダプター）のIPアドレスを設定します。
テキストボックスをクリックし、キー
ボードで入力します。

項目
自ノードIPアドレスピ 各種IPアドレスを入力します。

の［BACnet設定］をクリック
ヒ 「設定」
ピ IPアドレスを入力する。
する

リヱȪɑɴɁȡ▚઻ǨȚ

9. 制御関連機器
制御関連編

C-380ピ

 運転時に使用する機能／通知方法を選択しま
す。

（2/2）
」の画面が表示ピ 「基本機能設定
される

ビ「基本機能設定」
ダイアログが表示されます。

ビ ［基本機能設定］をクリックするヒ「BACnet設定」
画面が表示されます。

の［BACnet設定］をクリック
ヒ 「設定」
する
項目

説明
状態が変化した際に、COVによる通知を行います。

ブ
次ページに続く

 次ページへ画面が切り替わります。

ブ ［次ページ］をクリックするフ 設定が登録されます。
 設定を取り消す場合は、［キャンセル］をクリックします。

フ ［登録］をクリックする

イベント確認有 イベントによる通知を、確認有りで行います。「警報」
機能のみ設定可能です。

イベント通告 状態が変化した際に、イベントによる通知を行います。

COV通告

機能／通知方法࣠ቊᑿ⃆ȡ▚઻ǨȚ

19

20

イベント出力BI（COV）
数（0 ～ 32）を設定します。
テキストボックスをクリックし、キーボードで入力します。

イベント出力BI（COV）数

確認有りイベント通知リトライ回数（0 ～ 2）を設定します。
テキストボックスをクリックし、キーボードで入力します。

イベント入力BV数（0 ～ 32）を設定します。
テキストボックスをクリックし、キーボードで入力します。

イベント入力BV数

確認有りイベント通知リトライ回数

カレンダーオブジェクト数（0 ～ 255）
を設定します。
テキストボックスをクリックし、キーボードで入力します。

スケジュールオブジェクト数（0 ～ 255）
を設定します。
テキストボックスをクリックし、キーボードで入力します。

スケジュールオブジェクト数
カレンダーオブジェクト数

本機のデバイスID（0 ～ 4194303）
を設定します。
テキストボックスをクリックし、キーボードで入力します。

デバイスID説明
現在の本機のバージョンを表示します。

項目ヘ 設定が登録されます。
 設定を取り消す場合は、［キャンセル］
をクリッ
クします。

BACnetバージョンプ 項目のテキストボックスをクリックすると入力ダイアログが表示されますので、登録する数
値などを入力してください。

（2/2）
」の画面が表示プ 「基本機能設定
ヘ ［登録］をクリックする
される基本機能を設定する

9. 制御関連機器
制御関連編

ヒ

「BACnet設定」
画面が表示されます。

C-381

ピ


でNo.を選択します。
「有効」にチェックを入れると、現在表示しているNo.の設定が有効になります。
No.20（20種類）
まで設定できます。

ピ No.を選択する

ビ「火災連動設定」
ダイアログが表示されます。

ビ ［火災連動設定］をクリックするヒ「設定」の［BACnet設定］
をクリック
する

フ

プ

次ページに続く

21

 火災発生時に運転停止する室内機を選択します。

プ 停止する室内機をクリックするブ「停止室内機設定」
ダイアログが表示されます。

22

説明

C

説明

火報信号となるBIオブジェクトのインスタンス番号を設定します。テキストボックスをクリック
し、キーボードで入力します。

火報信号BIイン
スタンス番号

接点がONになった場合に火災とするか、OFFになった場合に火災とするか選択します。

ON/OFF

チェックを入れると、火災発生中に状態変化出力を抑制します。

状態変化

復旧後 解除ま 火災復旧後、出力抑制解除までの待ち時間を設定します。テキストボックスをクリックし、キーでの待ち時間
ボードで入力します。

チェックを入れると、火災発生中に警報出力を抑制します。

項目
警報

説明

接点がONになった場合に火災復旧とするか、OFFになった場合に火災復旧とするか選択します。

ON/OFF
D：出力抑制火災復旧を検知する接点を選択します。クリックすると接点を選択するダイアログが表示されます。

接点入力

接点入力による火 チェックを入れると、アダプターの接点信号により火災を復旧することができるようになります。
災復旧指令受信復旧指令受信用 復旧指令受信用のBV/MIオブジェクトのインスタンス番号を表示します。設定変更はできません。
BV/MIのインス
タンス番号

説明
チェックを入れると、B-OWS（中央監視）
からの火災復旧指令により火災復旧することができるよ
うになります。

項目
B-OWSからの火災復旧指令受信

C：火災復旧時の設定

火災を検知する接点を選択します。クリックすると接点を選択するダイアログが表示されます。

接点入力

接点入力による チェックを入れると、アダプターの接点信号により火災を検知することができるようになります。
火報信号受信ユニキャスト受信 チェックを入れると、ユニキャストでの受信に対応します。

防災B-BCのIPアドレスを設定します。テキストボックスをクリックし、キーボードで入力します。

IPアドレス

防災B-BCからの チェックを入れると、防災B-BCからの信号により火災を検知することができるようになります。
火報信号受信項目

B： 火災発生時の設定

火災復旧時に空 チェックを入れると、火災復旧時に空調の運転状態が復旧されるようになります。
調の運転状態を復旧

項目

A： 火災復旧時に空調の運転状態を復旧。

B

D

A

 設定する項目のチェックボックスをクリック、またはテキストボックスをクリックすると入力ダイアログが表示されますので、登録する数
値などを入力してください。（次ページ参照）

ブ 「停止室内機設定」をクリックする

フ「火災連動設定」
画面

火災連動設定を設定する

各種設定を行う

火災入力の選択と停止したい室内機の選択などを行います。

៥៰⢪ؔ▚઻ȡ▚઻ǨȚ

9. 制御関連機器
制御関連編

C-382ヒ「BACnet設定」
画面が表示されます。

ビ「停電連動設定」
ダイアログが表示されます。

ビ ［停電連動設定］をクリックするヒ

次ページに続く

フ23

 設定が登録されます。
 設定を取り消す場合は、［キャンセル］をクリックします。

フ ［登録］をクリックするピ 設定する項目のチェックボックスをクリック、またはテキストボックスをクリックすると入力ダイアログが表示されますので、登録する数
値などを入力してください。（次ページ参照）

ピ 各種設定を行う

ベ 設定が登録されます。
 設定を取り消す場合は、［キャンセル］をクリッ
クします。

ベ ［登録］をクリックするџ⯍⢪ؔ▚઻ȡ▚઻ǨȚ

「設定」の［BACnet設定］
をクリック
する

ヘ

 設定が登録されます。
 設定を取り消す場合は、［キャンセル］をクリッ
クします。

ヘ ［登録］をクリックする

24

項目

説明
チェックを入れると、停電連動が有効になります。

C

A

B

停電信号となるBIオブジェクトのインスタンス番号を設定します。テキストボックスをクリック
し、キーボードで入力します。

停電信号BIイン
スタンス番号

項目

チェックを入れると、B-OWS（中央監視）
からの復電指令により復旧することができるようになります。

チェックを入れると、停電中に状態変化出力を抑制します。

状態変化

復旧後 解除復電後、出力抑制解除までの待ち時間を設定します。テキストボックスをクリックし、キーボー
までの待ち時間 ドで入力します。

チェックを入れると、停電中に警報出力を抑制します。

項目
警報

説明

接点がONになった場合に復電とするか、OFFになった場合に復電とするか選択します。

ON/OFF
C：出力抑制復電を検知する接点を選択します。クリックすると接点を選択するダイアログが表示されます。

接点入力

接点入力による チェックを入れると、アダプターの接点信号により停電を復旧することができるようになります。
復電指令受信復電指令受信用 復旧指令受信用のBV/MIオブジェクトのインスタンス番号を表示します。設定変更はできません。
BV/MIのインス
タンス番号

B-OWSからの復電指令受信説明

接点がONになった場合に停電とするか、OFFになった場合に停電とするか選択します。

ON/OFF
B：停電時の設定

停電を検知する接点を選択します。クリックすると接点を選択するダイアログが表示されます。

接点入力

接点入力による チェックを入れると、アダプターの接点信号により停電を検知することができるようになります。
復電信号受信ユニキャスト受信 チェックを入れると、ユニキャストでの受信に対応します。

停電検知B-BCのIPアドレスを設定します。テキストボックスをクリックし、キーボードで入力します。

IPアドレス

チェックを入れると、停電検知B-BCからの信号により停電を検知することができるようになります。
停電検知B-BCからの火報信号受信有効A： 停電発生時の設定「停電連動設定」
画面

停電連動設定を設定する

9. 制御関連機器
制御関連編

C-383ビ「トレンド設定」
ダイアログが表示されます。

ピ

「有効」
にチェックを入れると、トレンド機能が有効になります。
 設定するオブジェクト欄をクリックすると、「オブジェクト」
ダイアログが表示されます。
 トレンド毎に登録することができます。

ピ 設定するオブジェクト欄をクリックする

ビ［トレンド設定］をクリックするヒ「BACnet設定」
画面が表示されます。

ブ25

 設定が登録されます。
 設定を取り消す場合は、［キャンセル］をクリックします。

ブ ［登録］をクリックする

フ 各トレンドに登録するオブジェクトをクリックします。（1つのトレンドに対し1つの設定となります。）
 一部の機能は「基本機能設定」画面で「使用」にチェックしていないと選択できません。

の［BACnet設定］をクリック
ヒ 「設定」
フ 設定する内容をクリックするするɐɴɻɑ▚઻ȡ▚઻ǨȚ

26

ピ 複数にチェックを入れることもできます。

にチェックを入れ
ピ 「メンテナンス」
るビ「メンテナンス設定」ダイアログが表示され
ます。

をクリック
ビ ［メンテナンス設定］
するヒ「BACnet設定」画面が表示されます。

フ 設定が登録されます。
 設定を取り消す場合は、［キャンセル］
をクリッ
クします。

の
［BACnet設定］をクリック
ヒ 「設定」
フ ［登録］をクリックする
する

メンテナンス状態に設定すると、警報などの出力を抑制することができます。

ɩɻɎɒɻɁ▚઻ȡ▚઻ǨȚ

9. 制御関連機器
制御関連編

C-384ピ 複数にチェックを入れることもできます。

ピ 「選択」にチェックを入れるビ「イベント設定」
ダイアログが表示されます。

ビ ［イベント設定］をクリックするヒ「BACnet設定」
画面が表示されます。

通知種別
次ページに続く

27

連動信号の通知種別を選択します。

で、連動信号のオブジェ
オブジェクト種
クト種別を選択します。
別インスタンス番 連動信号のインスタンス番号を入号
力します。

連動信号の出力元 IP アドレスを入力します。

IPアドレス

説明
室外ユニットの名前を変更します。
全角で8文字（英数半角で16文字）まで入力できます。

名称

項目

ブ 各設定を行う

フ［イベント設定編集］ダイアログが表示されます。

の［BACnet設定］をクリック
フ ［編集］をクリックする
ヒ 「設定」するȬɡɻɐ⢪ؔɥȬɻɐȡ▚઻ǨȚ

28

ベ 設定が登録されます。
 設定を取り消す場合は、［キャンセル］
をクリックします。

ベ ［登録］をクリックするヘ 設定を有効にするNo.のチェックボックスをクリックし、チェックを入れてください。

ヘ ［有効］にチェックを入れるプ 設定が登録されます。
 設定を取り消す場合は、［キャンセル］
をクリックします。

プ ［登録］をクリックする

イベント連動ポイントを設定する

9. 制御関連機器
制御関連編

C-385ピピ

でイベントを登録するイベント名を選びます。
 イベント名は変更できます。
（→「イベント名を変更する」（P.34））

イベント名を選ぶビ「イベント制御」画面が表示されます。

ビ ［イベント制御］をクリックするヒ「システム設定」
画面が表示されます。

ブ

次ページに続く29

 入力対象には、空調機警報一括、一括状態入力、
デジタル入力機器、BACnet信号入力、室内ユ
ニットがあります。

フノビ

ブ 一覧から入力対象を選ぶ

フノヒ

「入力ポイント設定」
ダイアログが表示されます。

の［システム設定］をクリック
入力ポイント枠を選び（4-1）、
ヒ 「設定」
フ ［設定］するをクリック（4-2）する

入力ポイントおよび出力ポイントの条件を設定する

30

プ 入力条件を設定する

入力ポイントおよび出力ポイントの条件を設定することで、空調機（室内ユニット、室外ユニッ
ト）の連動的な制御を行います。
たとえば、火災警報が発令される（入力ポイント）と、室内ユニットの運転を一斉に停止する（出力ポイント）
ような設定をすることができます。

説明

「発生」
「復旧」のいずれかを選びます。
「発生」は、異常警報が発信されたときを示します。
「復旧」は、異常から復旧したときを示します。
室温を設定します。テキストボッ
クスをタッチすると、ソフトテン
キーが表示されます。
「以上」「以下」のいずれかを選びます。
「以上」は、設定した室温以上になったときを示します。
「以下」は、設定した室温以下になったときを示します。

警報

室温※右のうちの一つを条件項目として設定します「運転」「停止」のいずれかを選びます。
「運転」は、室内ユニットが運転を開始したときを示します。
「停止」は、室内ユニットが運転を停止したときを示します。

室内機※ 運転室内ユニットを選んだときデジタル 「ON」「OFF」のいずれかを選びます。
「ON」は、デジタル入力信号がオンになっ入力たときを示します。
「OFF」は、デジタル入力信号がオフになったときを示します。

BACnet信号入力/デジタル入出力機器を選んだとき一括状態 「運転」「停止」のいずれかを選びます。
「運転」
入力
は、いずれか1台以上の室内ユニットが運転を開始したときを示します。
「停止」は、すべての室内ユニットが運転を停止したときを示します。

一括状態入力を選んだとき警報一括 「発生」「復旧」のいずれかを選びます。
「発生」は、異常警報が発信されたときを示します。
「復旧」は、異常から復旧したときを示
します。

項目

空調機警報一括を選んだとき

プ

 選んだ入力対象によって設定できる条件が異なります。

空調機を連動的に制御する᳧☈ᑿȡ⢪ؔ᫢Ǻ֝൧ǨȚペ 出力対象には、デジタル出力機器、BACnet信号
出力、室内ユニット（一斉、個別）、室外ユニットがあります。

ペ 一覧から出力対象を選ぶ

ベノビ

ベノヒ

「出力ポイント設定」ダイアログが表示されます。

（8-1）、［設ベ 出力ポイント枠を選び定］をクリック（8-2）する

ヘ「入力ポイント設定」
ダイアログが閉じられます。
 設定を取り消す場合は、［キャンセル］をクリックします。

ヘ ［登録］をクリックする

9. 制御関連機器
制御関連編

説明

C-386

「運転」
「停止」
のいずれかを選びます。
「運転」
は、室内ユニットの運転を開始することを示します。
「停止」
は、室内ユニットが運転を停止することを示します。

設定温度を設定します。

※右のうちの一つを出力として設定します。

室外機
デマンド運転範囲を設定します。
デマンド室外ユニットを選んだとき

省エネ 「有効」「無効」のいずれかを選びま
す。

設定
温度

モード 切り換える運転モードを選びます。
（→「運転モードを設定する」（P.34））

室内機※ 運転室内ユニットを選んだときデジタル 「ON」「OFF」のいずれかを選びます。
「ON」は、デジタル出力信号をオンにす
出力ることを示します。
「OFF」
は、デジタル出力信号をオフにすることを示します。

デジタル入出力機器を選んだとき

室内機一斉 「運転」
「停止」のいずれかを選びます。
「運転」
は、すべての室内ユニットの運転を開始することを示します。
「停止」
は、すべての室内ユニットの運転を停止することを示します。

項目

室内機一斉を選んだとき

ヒパ

 選んだ出力対象によって設定できる条件が異なります。

ヒパ出力条件を設定する

ヒビ

次ページに続く

［AND］［OR］のいずれかを選びます。
（→「「イベント制御」
画面」（P.33））

ヒビ「判定条件」を選ぶ

ヒヒ

31

「出力ポイント設定」
ダイアログが閉じられます。
 設定を取り消す場合は、［キャンセル］をクリックします。

ヒヒ［登録］をクリックする② 出力遅延時間を選ぶ

ǙⲬǓ

32

ヒブ

 設定を取り消す場合は、［キャンセル］
をクリックします。

ヒブ［登録］をクリックする

ヒフ チェックを入れると、設定したイベント制御が動作するようになります。

ヒフ「有効」にチェックを入れる イベント制御は最大50件登録できます。
 1イベントあたり入力ポイントおよび出力ポイントの条件はともに最大32件登録できます。

ヒピノビ

 入力ポイント条件を満たしたときの出力ポイントの発動時間を設定します。

ヒピノヒ

「出力遅延時間」設定ダイアログが表示されます。

①［出力遅延時間］をクリックする

ヒピ出力遅延時間を設定する

空調機を連動的に制御する

9. 制御関連機器
制御関連編

入力ポイントに設定した条件のうち、1つでも一致したときに出力ポイントのイベ
ントを実行します。

OR

E

A
F

C-387

出力対象の種別を表示します。

出力対象の状態を表示します。

種別

出力

次ページに続く

G：入力ポイント枠あるいは出力ポイント枠を選んでクリックすると、それぞれの設定ダイアログが表示されます。

条件項目が設定された出力対象を表示します。

出力ポイントF：設定した出力ポイント一覧を表示します。

室内ユニットの室温を条件項目に設定している場合に記号を表示します。表示される記号の種類は以下のとおりです。
↑：室温を
「以上」
に設定している場合
↓：室温を
「以下」
に設定している場合

D

記号

G

C

入力対象の状態を表示します。

入力対象の種別を表示します。

種別

B

状態

条件項目が設定された入力対象を表示します。

入力ポイントE：設定した入力ポイント一覧を表示します。

D：出力ポイントのイベントを実行する
タイミング
（時間）
を設定します。
クリックすると、「出力遅延時間」
設定
ダイアログが表示されます。設定値は
「0秒」
「1秒」
「3秒」
「5秒」
「10秒」
「30秒」
「1分」
「3分」
「5分」
「10分」
です。

入力ポイントに設定した条件がすべて一致したときに出力ポイントのイベントを実行します。

AND

C：判定条件を選びます。

B：チェックを入れると、選んでいるイベ
ント名の設定が有効になります。

A：
でイベント名を設定します。イ
ベント名は変更することもできます。
（→「イベント名を変更する」（P.34））「イベント制御」画面

33

入力/出力ポイントの設定を削除する

34

ビ

ビ

 設定が登録され、「運転モード」
ダイアログが閉じられます。

切り替えるモードを選ぶ

ヒ「モード切換」ダイアログが表示されます。

ダイアログで、
ヒ 「出力ポイント設定」［切替］
をクリックする

運転モードを設定する

 半角英数字で入力します。
(最大16文字まで入力できます。)

ビ 文字列を入力する

ヒ 入力ダイアログが表示されます。

ヒノビピ 設定ダイアログが閉じられ、選んだ入力/出力
ポイントが一覧から削除されます。

ピ ［登録］をクリックするビ 設定が解除されます。

ビ 空白の入力/出力対象(No.1)をクリックするヒノヒ

 設定ダイアログが表示されます。

る

削除する入力/出力ポイントを選び
ヒ テキストボックスをクリックする ヒ （1-1）
、［設定］をクリック（1-2）すイベント名を変更する

空調機を連動的に制御する

9. 制御関連機器
制御関連編

C-388

デマンド運転を強制的に停止します。

[強制停止]

で選んでいる室外ユニッ[運転XX%]（デマンド値） トで設定可能なデマンド値を選びます。

デマンド運転の設定を解除します。

[設定無し]

ビ デマンド運転範囲を設定する

ヒ「デマンド運転範囲」
ダイアログが表示されま
す。

ピ

35

 設定が変更され、「デマンド運転範囲」ダイアロ
グが閉じられます。
 設定を取り消す場合は、［キャンセル］をクリックします。

ダイアログで
ヒ 「出力ポイント設定」
ピ ［登録］をクリックする［切換］
をクリックする

デマンド制御の設定を変更する
CZ-10ESB4

最大15 W±30 秒/月（常温25 ℃）※定期的に合わせてください。
100日（常温25 ℃ 満充電時）※満充電に約8時間かかります。

月差
保持時間

消費電力
時計

1280×1024
（推奨）

画面解像度

Printed in Japan
W0420-30823
ACXF60-40093

 Internet Explorer、Microsoft Edge は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
 Google Chrome は Google Inc. が所有する商標または登録商標です。
 BACnet は、米国 ASHRAE の登録商標です。

ǙⲬǓ

＊2：熱交換気ユニット、オン／オフ制御用ローカルアダプター、RACローカルアダプターの台数を含む。
※接続可能な熱交換気ユニットは、天井埋込形・天吊カセット形のマイコンタイプです。

＊1：最大接続可能台数は次の通りです。（最大2リンク接続可能） 室内ユニット128台、室外ユニット60台

スタンダードタイプ（USB2.0）
容量：4 GB以上＜使用上のご注意＞ 上記仕様の製品であっても、動作を保証するものではありませんので、あらかじめご
了承ください。
 暗号化（セキュリティソフト付き）などはご使用できません。
 データ消失について当社では一切の責任を負わないものとします。

Internet Explorer 11以降またはGoogle ChromeまたはMicrosoft Edge

ブラウザ

使用可能なUSBメモリー

遠隔操作時のパソコン環境下記の合計台数が100台まで
室内ユニット：64台まで＊2
室外ユニット：30台まで
集中制御機器：10台まで

単相AC100 ～ 240 V・50/60 Hz

定格電圧・周波数

1リンクあたりの接続可能台数＊1

0 ℃～ 40 ℃・20%～ 80%（結露なきこと）

1.9 kg（高さ）255 mm×（幅）275 mm×（奥行き）80 mm

使用温度・湿度範囲

質量

外形寸法

品番

͘ᐯ

9. 制御関連機器
制御関連編

DC16 V（室内ユニットより供給）

ひとつの室内グループにつきエコナビセンサー 1 台

電源

接続台数

20

0 ℃～ 40 ℃・20 ％～ 80 ％（屋内設置専用）

使用温度・湿度範囲

12

75 g

質量

70

（高さ）120 mm × （幅）70 mm × （奥行き）20 ＋ 12 mm

外形寸法●外形寸法図CZ-CSEN1

120

品番

18.2
83.5

C-389
18.3

●仕様

品番

14

8
12

4.4

4.4

CZ-CSEN1

5.4

9.4

外形寸法図
《エコナビセンサー》
壁設置形

10. その他
制御関連編

エコナビセンサー（壁設置形）/ CZ-CSEN1

34.5

CZ-CSEN1

C-390

このたびは、エコナビセンサーをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
● 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
● 本書はエコナビセンサーの取扱説明書です。
室内ユニットおよびリモコンに付属の取扱説明書とあわせてお読みください。
● ご使用前に「安全上のご注意」（2 ページ）を必ずお読みください。
● この取扱説明書は室内ユニットに付属の取扱説明書とともに大切に保管してください。
● お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
また、お使いになる方が代わる場合は、必ず本書をお渡しください。

据付（電気）工事説明書 別添付

安全上のご注意…………………… 2
使用上のお願い……………………… 2
各部の名前…………………………… 3
エコナビセンサーの検知エリア（目安）……………… 4
操作のしかた（各機能の設定方法）…………… 5
エコナビ機能の概要……………… 6「風あて」「風よけ」機能の概要… 8
外部機器連動機能の概要 ………… 9
お手入れのしかた……………… 10
故障かな？……………………… 11
仕 様…………………………… 13

も く じ

品番

エコナビセンサー（壁設置形）

取扱説明書

2

注意

禁止

禁止

（感電や火災・故障の原因）（感電や故障の原因）

エコナビセンサーをぬらさない（ 修 理 に 不 備 が あ る と、 水 漏 れ や
感電・火災の原因）
修理はお買い上げの販売店またはサービス会社にご相談ください。

改造・改修は絶対にしない

実行しなければならない内容（強 制 事 項）です。

「軽傷を負うことや、財産の損害が注意 発生するおそれがある内容」です。

エコナビセンサーは、絶対に分解しない（体調の悪化・健康障害の原因）
動きが小さい状態で長時間経過す
るとエコナビセンサーが不在と判定し、空調機の運転が停止することがあります。

体の不自由な方や乳幼児だ
けが在室する状況でエコナ
ビ機能を使わない（感電や火災の原因）●熱源や冷却するものが検知エリア内にあると、センサーが正しく検知できない場合があります。

●センサーを強く押さない（破損の原因）●スプレーを吹きかけない（誤動作や故障の原因）• 液体（洗剤、アルコール、有機溶剤など）がかからないようにしてください。

●起動後、不在判定するまで２～５分かかります●ガラスの反対側の人の動きは、検知できません。

●エコナビセンサーと併用不可の別売品を同時設置しない（動作不良の原因）
併用可 / 不可の判断はカタログ等でご確認ください。
●エコナビセンサーは、屋内専用です。
●センサーの表面に傷を付けない（センサーが正しく検知しなくなる原因）●ベンジンやシンナー、化学雑巾などでふかない（変色や変形の原因）• ひどい汚れは、水またはぬるま湯を含ませ、よくしぼった布でふいてください。
●次のような場所に設置しない• 湿気・油分・振動が多い / 直射日光があたる / 熱源の近く / 結露する（故障の原因）• ノイズが発生する（誤動作の原因）

使用上のお願い

禁止

必ず守る

必ず守る

据え付けや移動・修理は販
売店か専門業者に依頼する

警告

してはいけない内容（禁止事項）です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

警告 る内容」です。

「死亡や重傷を負うおそれがあ

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

安全上のご注意 必ずお守りください

10. その他
制御関連編

C-391• The
sensor designed to detect heat transfer detects not only human● 人感センサーは以下のような場合に人を検知できないことがあります。
•
人の動きが小さい場合
bodiesbut also moving objects that generates heat. (For example,• 肌の露出が少ない場合
movinganimals, an infrared heater’s oscillating operation, etc.)• 室温が３０℃以上になる場合• 人感センサーに油汚れやすす、ほこり、傷などが付着している場合• The sensor may not be able to detect people who move slightly.
• People who have a small exposed-area of the skin may cause adecrease in the sensitivity of the sensor.
• If the ambient temperature exceeds 30 °C, the sensor may not beable to detect people.
• When more than one indoor unit are operating in large room/area,
the effect of energy saving may be affected by room conditions.
3
4• If the sensor section is damaged or covered by oil, dust or soot,etc., it may not be able to detect people.

ます。
（例えば、動物の移動、赤外線ヒーターの首振り運転など）お知らせ

Parts Name

Notes
● 人感センサーは熱の移動を検知するため、人だけでなく高温の動く物体も検知しSensor
Detects humanmotion within
the area

人の動きを検出します

人感センサー

各部の名前

壁面

約 1m

約 6m

エコナビセンサー

床面

検知エリア

約 6m

約 1m

エコナビセンサー

約 10m（天井から見た図）

壁面

床上 約 1m● エコナビセンサーの死角になる場所では、人を検知することはできません。

● エコナビセンサーから遠ざかるほど、人を検出するには大きな動作が必要になり
ます。

お知らせ

検知できないエリア

約 2.5m

検知エリア

検知できないエリア

人を検知できません。

設置した壁面から約 1m 以内にいる人物は検知できません。

エコナビセンサーの検知エリア（目安）10. その他
制御関連編

● お使いのリモコンの取扱説明書にエコナビ機能 / 風あて風よけ機能 / 外部機器連動機能の各説明の記載がない場合、お使いのリモコンはその機能に対応していません。
● 本エコナビセンサーはサーキュレート機能には対応していません。

C-392

5

6

警告

• 指定した不在運転モードで運転します。出
荷設定は、設定温度を抑制した省エネ運転のまま継続します。
（ 不 在 運 転 モ ー ド に つ い て は、 お 知 ら せ（P.7）をご覧ください）

不在が約 1 時間継続した時• 冷房・ドライ時
人の在室時より、更に温度を高くして運転
します。
• 暖房時
人の在室時より、更に温度を低くして運転します。

不在が約 20 分継続した時• 暖房時
設定温度で運転します• 冷房・ドライ時
設定温度より温度を高くして運転します。

• 暖房時
設定温度より温度を低くして運転します。

• 冷房・ドライ時
設定温度で運転します

体の不自由な方や乳幼児だけが在室する状況でエコナビ機
能を使わない（体調の悪化・健康障害の原因）
動きが小さい状態で長時間経過するとエコナビセンサーが必ず守る不在と判定し、空調機の運転が停止することがあります。

※ 不在運転モード中に人を検知した場合、人の活動量に応じた運
転状態に戻ります。

人が不在の場合

人の活動量が少ない場合

人の活動量が多い場合

エコナビセンサーで人の活動量を計り、人の活動量に応じて機器が省エネ運転を行います。

お使いのリモコンの取扱説明書をご確認ください。

お知らせ

エコナビ機能の概要

操作のしかた（各機能の設定方法）

10. その他
制御関連編

C-393● エコナビ機能の設定方法については、リモコンの取扱説明書をご確認ください。

● 室内ユニットを複数台運転する場合は、部屋の状況によって省エネ効果が小さくなることがあります。

● 不在運転（スタンバイモード）により送風運転に切り換わっても、リモコンに表示される運転モードは変化しません。

● エコナビ機能によって目標温度が変更されても、リモコンに表示される設定温度は変化しません。

● 不在運転モードはリモコンで以下の４つから選択可能です。
①設定なし ����������設定温度を抑制した省エネ運転を継続します。
人を検知すると人の活動量に応じた運転に戻ります。
＜出荷設定＞②スタンバイモード ������冷房・ドライ / 暖房運転を休止し、送風（微風）のみの運転を行います。
人を検知すると人の活動量に応じた運転に戻ります。
③停止モード（再運転しない） �運転を停止します。停止後は人を検知しても運転を再開しません。
④停止モード（再運転する） ��運転を停止します。停止後も人を検知すると運転を再開し、人の活動量に応じた運転に戻ります。

● エコナビセンサーが不在を検知してから不在運転を開始するまでの時間（出荷設
定：1 時間、30 分間隔で 30 分～ 180 分に変更可能）はリモコンで設定可能です。

● エコナビ機能のオン / オフはリモコンで設定可能です。

● エコナビ機能の設定を行うには、エコナビ機能に対応したリモコンが必要です。

お知らせ

7

8

： 冷房 / ドライ / 暖房時に、人がいる周辺に風を上下にスイングさ
せます。

風よけ

固定

スイング

スイング

風あて

風よけ

● 風あて / 風よけ機能の設定方法については、リモコンの取扱説明書をご確認ください。

● 本機能は、空調機からの風が人にあたること / あたらないことを保証するものではありません。

● 風あて / 風よけ機能は、室内ユニットのフラップごとにリモコンで設定可能です。
（エコナビ対応の風あて・風よけ機能のある室内ユニットのみ）● エコナビ機能がオンの場合のみ、風あて / 風よけ機能が動作します。

● 風あて / 風よけ機能の設定を行うには、風あて / 風よけ機能に対応したリモコンが必要です。

お知らせ

固定

スイング

風あて

固定

： フラップを水平方向にして、人に風があたらないようにします。

人がいない場合： 設定風向に従い動きます。

●風よけ
人がいる場合人がいない場合： 設定風向に従い動きます。

●風あて
人がいる場合エコナビセンサーで人を検知し、人がいる時に人に風をあてる制御「風あて」または人に風をあてない制御「風よけ」を行います。

「風あて」「風よけ」機能の概要

10. その他
制御関連編

C-394● 空調機からの外部出力信号は停電時にはオフとなります。停電時の特別な配慮が必要な場合は、外部回路で対応してください。

● 空調機からの外部出力信号は外部機器の管理用に設けられていますが、空調機が動作しなくなった場合でも、外部接続機器が安全側へ動作を移行するよう事前に措置を講じてください。

お願い● 外部機器連動の設定を行うには、外部機器連動機能に対応したリモコンが必要です。

● 不在を検知してから外部機器の運転をオフするまでの時間（出荷設定：0 分）は、リモコンで設定可能です。
（0 分～ 60 分、1 分間隔）

● 外部機器連動機能の有効 / 無効はリモコンで設定可能です。

● 外部機器連動の設定方法についてはリモコンの取扱説明書をご確認ください。

お知らせ● サーモ出力に連動
サーモ ON 時 ： 外部機器の運転をオンします。
サーモ OFF 時： 外部機器の運転をオフします。

● 運転信号出力に連動（エアコン連動）
室内ユニットが運転時 ： 外部機器の運転をオンします。
室内ユニットが停止時 ： 外部機器の運転をオフします。

910● 40℃以上のお湯で水拭きしないでください。（変色や変形の原因）● ベンジンやシンナー、化学雑巾などで拭かないでください。（変色や変形の原因）

お願い

人感センサーが汚れた場合は乾いた柔らかい布で拭いてください。
汚れがひどい場合は、布に水で薄めた中性洗剤を含ませ、よく絞ってから拭いてください。その後、乾いた柔らかい布で拭いてください。

外部機器連動機能をご利用になると、室内コントロール基板から人感センサー出力やサーモ ON 出力、運転信号出力のいずれか１つを取り出せ、外部機器との連動が可能です。

■ 制御内容● 人感センサー出力に連動 ( 警報とは連動しません）
人の在→不在の変化を検知時 ： 外部機器の運転をオフします。
「不在検知時間設定」の時間を変更することで、運転オフのタイミングを変更することができます。
人の不在→在の変化を検知時 ： 外部機器の運転をオンします。

お手入れのしかた

外部機器連動機能の概要

10. その他
制御関連編

原因・対応C-395● 室内ユニットがエコナビ機能に対応していない可能性があります。
• リモコンを操作しても症状が変わらない場合は、室内ユニッ
トがエコナビ機能に対応していません。
お買い上げの販売店にご連絡ください。

● リモコンがエコナビ機能に対応していない可能性があります。
• リモコンの取扱説明書にエコナビ機能の記載がなければ、そのリモコンはエコナビ機能に対応していません。
お買い上げの販売店にご連絡ください。

● エコナビ機能がオフになっていませんか？
• リモコンでエコナビ機能をオンにしてください。

● 運転モードが送風になっていませんか？
• 一時的に送風以外の運転モードにして、表示をご確認ください。

● 室内ユニットが停止していませんか？
• 一時的に室内ユニットを運転状態にして表示をご確認ください。

リモコン画面にが表示されない● エコナビセンサーが故障しているか、もしくは正しく設置されていません。
• リモコンでエコナビ機能をオフにし、お買い上げの販売店に品番と症状をご連絡ください。

● 人感センサーが汚れていませんか？
• 人感センサーをきれいな柔らかい布で拭いてください。

● 熱の動きや温度変化を検知して人がいると判断しています。
下記の場合には人がいないと判断することがあります。
• 人の温度と室内温度の差が小さい。
• 人感センサーから離れている。
• 肌の露出が少ない。

● 人感センサーの前に物がありませんか？
• 検知の妨げにならない位置に物を移動させてください。

リモコン画面に「エコナビ点検」
が点滅表示される

人を検知できない

症状

故障かな？

11

12

原因・対応

● 人感センサーが不在判定してから外部機器の運転がオフするまでの時間が長く設定されている可能性があります。
• 上記時間をリモコンで 0 分に設定してください。（リモコンの取扱説明書 参照）0 分に設定しても、人感センサーが不在判定するまでの時間（２～５分）はかかります。

● 人がいなくなってから人感センサーが不在判定するまでに２～５分かかります。

外部機器連動設定後も ● 人感センサーが人を検知していない可能性があります。
外 部 機 器 が 人 感 セ ン • 症状「人を検知できない」の項目をご確認ください。
サーに連動しない● 外部機器連動のモードがエアコン連動に設定されている可能性があります。
• リモコンでセンサー連動モードに変更してください。
（リモコンの取扱説明書 参照）● 場所によって風があたる場合があります。（本機能は風があたらないことを保証するものではありません。）• この場合は、フラップ位置を風のあたらない方向に固定することをお勧めします。

● 個別風向固定設定により「風よけ」が無効化されている可能性があります。
• リモコンで個別風向固定設定を解除してください。

「風よけ」設定後も風 ● 人感センサーが人を検知していない可能性があります。
があたる• 症状「人を検知できない」の項目をご確認ください。

● 場所によって風があたらない場合があります。
（本機能は風があたることを保証するものではありません。）• この場合は、フラップ位置を風のあたる方向に固定することをお勧めします。

● 個別風向固定設定により「風あて」が無効化されている可能性があります。
• リモコンで個別風向固定設定を解除してください。

「風あて」設定後も風 ● 人感センサーが人を検知していない可能性があります。
があたらない• 症状「人を検知できない」の項目をご確認ください。

症状

故障かな？

10. その他
制御関連編

ひとつの室内グループにつきエコナビセンサー 1 台

数

台

接

続

DC16V（室内ユニットより供給）

源

電

75g

0℃～ 40℃・20% ～ 80%（屋内設置専用）量( 高さ ) 120mm × ( 幅 ) 70mm × ( 奥行き ) 20+12mm

CZ-CSEN1

使用温度・湿度範囲

質

法

寸

外

形

番

品

仕様

13

Printed in China
DC0515-40423
ACXF55-17983

10. その他
制御関連編

C-396

C-397注意
水洗いしない（感電・火災の原因）

工事は、ユニットの漏電しゃ断器を切ってから行う（感電の原因）据付は、エコナビセンサーの重さに十分耐える所に設置する● 取付強度を確保できない場合には、必ず強度を確保できる補強を行う。
（落下の原因）配線は、所定のケーブルを確実に接続・固定する● 端子接続部に、ケーブルの外力が伝わらないようにする。
（発熱・火災等の原因）（埋込型 JIS ボックス用）

2● 据付 ( 電気 ) 工事説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に施工してください。特に「安全上のご注意」
は、施工前に必ずお読みください。
● 据付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認してください。
また、「据付 ( 電気 ) 工事説明書」
は、お客様で保管いただくよう依頼してください。
移設、修理の場合は「据付（電気）
工事説明書」
を工事担当の方へお渡しください。
● 据付 ( 電気 ) 工事説明書に記載されていない方法や、指定の部品を使用しない方法で据え付けされたことにより事故や損害が生じたときには、当社では責任を負えません。
また、その据え付けが原因で故障が生じた場合は、製品保証の対象外となります。
● 室内ユニットなどに付属の据付工事説明書も合わせてご覧ください。

ぬれた手で操作しない（感電の原因）電気工事は、電気工事士が下記に従って行う● 電気設備に関する技術基準● 内線規程
● 据付
（電気）
工事説明書
（感電・火災の原因）

据付工事は、「据付（電気）工事説明書」
に従って行う（感電・火災等の原因）

据付・電気工事は、販売店か専門業者に依頼する（感電・火災等の原因）

警告

実行しなければならない内容（強制事項）です。

● 次のような場所に設置しない。
● ベンジンやシンナー、化学雑巾などでふかな• 湿気・油分・振動が多い / 直射日光があたる /い。（変色や変形の原因）• 汚れがひどい場合は、布に水でうすめた中性
熱源の近く / 結露する（故障の原因）
洗剤を含ませ、よく絞ってからふいてくださ• ノイズが発生する（誤動作の原因）い。その後、乾いた布でふいてください。
• 可燃性ガスの漏れるおそれがある（火災の原因）● エコナビセンサーと併用不可の別売品を同時設置し● エコナビセンサーは、屋内専用です。
● センサーの表面に傷を付けない。
ない。（動作不良の原因）（センサーが正しく検知しなくなる原因）
併用可 / 不可の判断はカタログ等でご確認ください。
● センサーを強く押さない。（破損の原因）● ガラスの反対側の人の動きは、検知できません。
● 熱源や冷却するものが検知範囲内にあると、● 起動後、不在判定するまで２～５分かかります。
センサーが正しく検知できない場合があります。

結束バンド
（1 本）

仕様･･･････････････････････････ 16

外部機器連動機能･･･････････････ 14

自己診断･･･････････････････････ 13試運転する･････････････････････ 11

設定する･････････････････････････9取り付ける･･･････････････････････7

分解や改造は行わない（感電・火災の原因）

してはいけない内容（禁止事項）です。

注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

使用上のお願い木ネジ
M4 × 15.5
（2 本）

付属品

人感センサー
人の動きを検知します

設置上のご注意･･･････････････････3

使用上のお願い･･･････････････････2

安全上のご注意･･･････････････････2

もくじ

CZ-CSEN1■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

※ リモコン配線は現地調達のため付属されていません。

小ネジ
M4 × 25
（2 本）

各部の名前

品番

エコナビセンサー（壁設置形）

据付（電気）工事説明書

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

安全上のご注意 必ずお守りください

10. その他
制御関連編

20

120

90 度

90 度

8

床面

4.4

床面から 2.5 m（± 0.25 m 以内）の高さに設置

5.4

14

12

9.4

34.5

単位：mm

検知エリア

検知できないエリア

検知できない
エリア
約1 m

約6 m

約1 m

エコナビセンサー

約 10 m（天井から見た図）

壁面

約6 m

床面

検知エリア

エコナビセンサー

設置した壁面から約 1 m 以内にいる人物は検知できません。

検知エリアの目安

3

床上約 1 mエコナビセンサーは、コントロールする空調機の気流が届く範囲に設置することを推奨します。

床面

90 度

壁面

設置場所など70

壁面

約 2.5 m

C-398

90 度

床面に対して垂直に設置

壁面に対して平行
に設置

12

18.3

83.5

18.2

外形寸法

4.4

設置上のご注意

2

1

リモコン

2

リモコン配線（現地調達）• 極性なし1

CZ-10RT4C（またはエコナビ対応
リモコン）

エコナビセンサー

R2

リモコン配線用端子

R1

室内ユニット4● 誤って、室内ユニットの他の端子（電源配線用端子など）に接続しないよう、注
意してください。
（故障の原因）● 電源配線などと一緒により合わせたり、同一金属管内に収納したりしないでください。
（誤動作の原因）お願いエコナビセンサーは、CZ-10RT4C（またはエコナビ対応リモコン ) と併用する必要があります。
CZ-10RT4C（またはエコナビ対応リモコン）の接続は、CZ-10RT4C（またはエコナビ対応リモコン）に付属の据付工事説明書を参照ください。

■ 配線の種類● 柔軟性のある、0.5 ～ 1.25 mm2 のケーブルを使う。
● 単線は使わない。
● シース部含む絶縁物の厚みが 1 mm 以上ある配線を使う。
● 推奨品※（ ）内：エコ電線• VCTF（EM-ECTF）• VCT（ECO120）※エコ電線について：
紫外線（日光・照明など）の影響を受ける場合は、遮光するか耐紫外線用を使う。
■ 総配線長500 m 以内
（エコナビセンサー配線とリモコン配線の総配線長）（室内ユニット間のリモコン配線は、200 m 以内）■ 室内グループ接続可能台数
エコナビセンサー：１個
リモコン CZ-10RT4C（またはエコナビ対応リモコン）：１個
室内ユニット：最多 8 台■ 配線図

リモコン配線（エコナビセンサーの配線の仕方）

設置上のご注意（続き）

10. その他
制御関連編

R1 R2

室内ユニット

R1 R2

室内ユニット

室内ユニット

R1 R2
室内ユニットR1 R2

リモコン配線

1 2

リモコン

室内ユニットR1 R2

1 2

エコナビセンサー

1 2

リモコン配線

1 2

R1 R2

1 2

室内ユニット エコナビセンサー 室内ユニット

R1 R2

リモコン配線

リモコン

R1 R2

1 2

室内ユニット

リモコン配線

1 2

1 2

リモコン エコナビセンサー リモコン

C-399

リモコン

リモコン配線

エコナビセンサー● どの室内ユニットにリモコンやエコナビセンサーを接続しても、動作します。

お知らせ※ R32冷媒機種（オフィス・店舗用エアコン）

室内ユニット 室内ユニット 室内ユニット 室内ユニット

室外ユニット■ 同一冷媒系統の室内ユニットをグループ制御する場合

5● R32 冷媒機種
（オフィス・店舗用エアコン）
は同一冷媒系統内のリモコンわたり配線が不要です。
● 冷媒種にかかわらず、冷媒系統が異なる場合や熱交換気ユニットと混在する場
合は、すべての室内ユニットに、リモコンわたり配線が必要です。
● R410A 冷媒機種
（オフィス・店舗用エアコン）
は同一冷媒系統内であっても、
リモコンわたり配線が必要です。
※ 6 シリーズ以降のオフィス・店舗用エアコンの場合は、室内ユニットに同梱されている説明書をご覧ください。

グループ制御（リモコンわたり配線）について

室内ユニットR1 R2

1 2

エコナビセンサー リモコン■ 以下のような構成では接続できません。
• リモコンやエコナビセンサーでわたる配線は禁止です。
• ひとつの室内グループにエコナビセンサーとリモコンは 1 台ずつしか接続できません。

● どの室内ユニットにリモコンやエコナビセンサーを接続しても、動作します。

お知らせ

R1 R2

室内ユニット

リモコン配線

1 2

R1 R2

1 2

室内ユニット

リモコン配線

1 2

リモコン エコナビセンサー

リモコン エコナビセンサー

1 2■ 室内ユニットが複数台のとき■ 室内ユニットが1 台のときエコナビセンサー

室内ユニット 室内ユニット

室外ユニット冷媒系統36● どの室内ユニットにリモコンやエコナビセンサーを接続しても、動作します。

お願い

リモコン

室内ユニット 室内ユニット

室内ユニット 室内ユニット

リモコン配線

室外ユニット

冷媒系統2

室外ユニット

冷媒系統1■ 複数冷媒系統の室内ユニットをグループ制御する場合

設置上のご注意（続き）

10. その他
制御関連編

お願い

※ ドライバーを差し込む際は、ツメを折らないよう注意
してください。

C-400

リモコン配線を接続するとき● 余分な配線をケースに収納しないでください。
( 配線はさみ込みによる故障の原因 )● 基板上の部品に配線が触れないようにしてください。
（配線はさみ込みによる故障の原因）

下ケースを取り付けるとき（P.8 1 参照）● ネジは、下ケースにあたるまでしっかり締めてください。
（上ケース取り付け時に、ネジ頭が基板にあたり、故障の原因）● ネジは、締めすぎないでください。
（下ケースの変形による、落下の原因）

下ケース

差し込んで
軽く回す

7

JISボックス（現地調達）• JIS C8340 1個用
スイッチボックス（カバーなし）
下ケース
（裏）

8

接続する
● ケースの溝に沿って配線する（右図参照）

2 リモコン配線を

ツメ
（２か所）

● 上ケースのツメを合わせてから、
下ケースのツメを合わせる。

3 上ケースを取り付ける

ツメ
ネジ用穴
下ケース（裏）上ケース（裏）エコナビセンサーを固定できる壁面

シースを剥ぐ 約 150 mm
配線を接続する向きに注意
してください被覆を剥ぐ 約 6 mm

穴に通す

結束
バンド
（付属）

1 下ケースを壁に取り付ける

木ネジ（付属）

ニッパ等で切り取り、やすりなどでバリを取る

約 6 mm
配線を接続する向きに注意してください

被覆を剥ぐ

リモコン端子台

上ケース（裏）● エコナビセンサーが固定できる壁面に取り付けてください。

露出型の場合2 リモコン配線を接続する

ツメ
ネジ用穴
小ネジ
（付属）

はさみ込み
にご注意！
ツメ
（２か所）

● 上ケースのツメを合わせてから、下ケースのツメを合わせる。
1 下ケースを JIS ボックスに取り付ける● 配線は、下ケース中央の穴に通しておく。

3 上ケースを取り付ける● あらかじめ現地で壁内に埋込まれた下図に示す JIS ボックス（現地調達）に取り付けてください。

埋込型の場合2 壁に取り付ける

1 下ケースをはずす
マイナスドライバー取り付ける（続き）

取り付ける

10. その他
制御関連編

C-401

5 設定完了後、システムが自動的に再起動します

ボタンを押してください。

4 設定を開始する
/
ボタンで
「はい」
を選択し、 決定

選択し、 決定 ボタンを押してください。

を選ぶ
3 「エコナビシステム設定」/
ボタンで「エコナビシステム設定」
を決定 ボタンを押してください。

を選ぶ
2 「0. /エコナビ」
ボタンで「0. エコナビ」
を選択し、以上押します。
メンテナンス機能画面が表示されます。

1 ３つのボタンを押す
戻る ＋ 決定 ＋ ボタンを同時に 4 秒
暖房

運転モード

会議室
風速

20:30（木）

℃

風向

18 自動

設定温度

9

エコナビ機能向けに、室内ユニットの親機 / 子機設定を変更します。
※エコナビ機能を使用するには、室内ユニットの親機がエコナビ機能に対応している必要があります。

エコナビシステム設定（CZ-10RT4C の場合）

設定する

暖房

運転モード

会議室

風速

20:30（木）

℃

風あて

18 自動

設定温度

エコナビ設定中です。

説明

説明

10

エコナビ機能対応の グループ制御対象の室内ユニットがすべてエコナビ機能に室内ユニットが見つ 対応していないため、エコナビ機能をお使いいただけませかりません。
ん。

室内ユニットの親機 室内ユニットの電源が落ちている可能性があります。室内が見つかりません。 ユニットの電源を確認してください。

設定の必要はありま 室内ユニットの親機が既にエコナビ機能に対応していません。
す。そのままの設定でエコナビ機能をお使いいただけます。

表示メッセージ● 手順 3（P.9）の操作後、以下のようなメッセージがリモコン画面に表示されることがあります。

しばらくしてから再度「0. エコナビ」を選択してください。
室内ユニットの構成
約 10 分程度待っても状況が変わらない場合は、自動アド
情報を取得中です。
レスを行った後「0. エコナビ」を選択してください。

表示メッセージ● 手順 2（P.9）の操作後、以下のようなメッセージがリモコン画面に表示されることがあります。

お知らせ※ 運 転 中 の 画 面 に な っ て い な い 場 合 は、
運転 / 停止 ボタンを押して、運転状態にしてください。
は表※運転モードが送風の場合は示されません。送風以外の運転モードにしてください。

6 エコナビが設定されたか確認するが表示されます。
右図のように（続き）（CZ-10RT4C の場合）設定する

10. その他
制御関連編

C-402/
ボタンでセンサー No.1 を選択
してください。
②/
ボタンで項目コードを選択して
ください。
③
/
ボタンで項目コード 11 と 12を選択してください。

①

No.1 の項目コード 11 と 12 の4 センサー
データを確認する

決定 ボタンを押してください。

を選ぶ
3 「センサー情報」/
ボタンで「センサー情報」
を選択し、決定 ボタンを押してください。

を選ぶ
2 「0. /エコナビ」
ボタンで「0. エコナビ」
を選択し、以上押します。
メンテナンス機能画面が表示されます。

1 ３つのボタンを押す
戻る ＋ 決定 ＋ ボタンを同時に 4 秒
暖房

運転モード

会議室
風速

℃

風あて

18 自動

設定温度

20:30（木）11

準備：室内ユニットの説明書を参照し、事前に漏電しゃ断器（電源）を入れてください。
電源投入後の約 90 秒間は、エコナビセンサーは初期設定中のため、人の検出を行いません。

（CZ-10RT4C の場合）

試運転する

12

＜人感センサーの動作確認＞
手順１ 項目コード 11 のデータが 0001 になっていることを確認する。
手順 2 人感センサーに人を検知させる。
• 人感センサーの前で 10 秒程度手をふる。
手順 3 手順 2 から 30 秒以内に項目コード 12 のデータが１以上になることを確認する。
手順 4 人感センサーに人を検知させない。
• 人感センサーをエコナビセンサーの梱包箱で覆う。
• 梱包箱で覆うことが困難な場合は、人感センサーの検知エリアから
人、動物など（検知対象となるもの）を除外する。
※ エコナビセンサーの検知エリア内にリモコンがある場合、検査者
は体等を動かさないようにして、リモコン表示を確認すること。
手順 5 しばらくして、項目コード 12 のデータが 0 になることを確認する。
（待ち時間の目安：30 秒～２分）• データは 30 秒間に人を検出した回数を表します。
• データは 30 秒ごとに自動で更新されます。

12

明

11

説

• データはエコナビセンサーの状態を表します。
0000：エコナビセンサーが接続されていません。
0001：人を検出できる状態です。
0002：初期設定中です。（人を検出できません。）
電源投入から約 90 秒で初期設定が完了します。
0003：複数台のエコナビセンサーが接続されています。
ひとつの室内グループにつきエコナビセンサー１台のみ接続可能です。
0004：人感センサーが故障しています。
• データは 30 秒ごとに自動で更新されます。

項目コード

（続き）

（CZ-10RT4C の場合）

試運転する

10. その他
制御関連編

状● エコナビセンサーをそのままお使いいただけます。

原因・対応

C-403
13

「エコナビ点検」の表示がしばらく消え ● 室内ユニットとエコナビセンサー間るが、また再点灯する場合の配線が断線している、または故障している可能性があります。
「エコナビ点検」の表示が消えない（継続• リモコンでエコナビ機能をオフにし、する）
場合
お買い上げの販売店に品番と症状をご連絡ください。

「エコナビ点検」の表示が消えた場合症

リモコン画面に「エコナビ点検」が表示されたら、エコナビセンサーを再起動してください。
（漏電しゃ断器（電源）を切り、エコナビセンサーの配線をリモコン配線用端子からはずして再接
続します。
）
再度、
「エコナビ点検」が表示されたら、以下の点をご確認ください。

（CZ-10RT4C の場合）

自己診断

14

20:30（木）

20:30（木）11.リモコン親子設定
12.換気出力設定
13.サービス連絡先表示
14.外部機器連動
選択ﾍﾟｰｼﾞ 送り [決定]確定

初期設定

8.室外静音設定
9.省エネモニター表示
10.エコナビ・省エネ設定
11.初期設定選択ﾍﾟｰｼﾞ 送り [決定]確定

メニュー

20:30（木）1.エアコン基本操作説明
2.風向設定3.個別風向固定設定
4.切／入タイマー設定
選択ﾍﾟｰｼﾞ 送り [決定]確定

メニュー

入力画面が表示されたら 決定 ボタンを押してください。

0

20:30（木）初期設定
ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞを入力してください
9.管理者パスワード変更
10.温度センサー設定＊ ＊ ＊次の桁に移行します。（繰り返す）
11.リモコン親子設定
入力が完了したら 決定 ボタンを押してください。 12.換気出力設定
変更
次桁へ
選択
ﾍﾟｰｼﾞ 送り [決定]確定※パスワードが未設定のときは、パスワード（パスワード設定時）
4 パスワードを入力する/
ボタンで数字を選択し、ボタンで決定 ボタンを押してください。

を選ぶ
3 「外部機器連動」/
ボタンで「外部機器連動」を選択し、決定 ボタンを押してください。

を選ぶ
2 「初期設定」/
ボタンで「初期設定」を選択し、メニュー画面が表示されます。

1 メニュー画面を出す
メニュー ボタンを押します。

■ 制御内容● 人感センサー出力に連動 ( 警報とは連動しません）
人の在→不在の変化を検知時： 外部機器の運転をオフします。
「不在検知時間設定」（P.15）の遅延が可能です。
人の不在→在の変化を検知時： 外部機器の運転をオンします。
● 運転信号出力に連動（エアコン連動）
室内ユニットが運転時 ： 外部機器の運転をオンします。
室内ユニットが停止時 ： 外部機器の運転をオフします。
● サーモ出力に連動
サーモ ON 時 ： 外部機器の運転をオンします。
サーモ OFF 時： 外部機器の運転をオフします。

外部機器連動機能をご利用になると、室内コントロール基板から人感センサー出力やサー
モ ON 出力、運転信号出力のいずれかひとつを取り出せ、外部機器との連動が可能です。

（CZ-10RT4C の場合）

外部機器連動機能

10. その他
制御関連編

6 「モード」の設定・確認する場合

C-404

0

15

運転オフのタイミングを変更することができます。
/
ボタンで0～60分の間で1分刻みに設定可能です。
設定後、決定 ボタンを押してください。

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

外部機器連動出力

1
2
3
4
5

CN004

3

コモン／ COM 2

1

CN002 1POWER 3
3P（白）
CN003

換気扇など

50 m 以内

AC200V 等

配線

現地調達

75 g

（高さ）120 mm ×（幅）70 mm ×（奥行き）20 ＋ 12 mm

CZ-CSEN1

ひとつの室内グループにつきエコナビセンサー 1 台

接続台数

Printed in China
DC0419-20723
ACXF60-36982
F616845

DC16 V（室内ユニットより供給）

電源

使用温度・湿度範囲 0 ℃～ 40 ℃・20 ％～ 80 ％（屋内設置専用）

質量

外形寸法

仕様

エアコンのサーモ ON/
OFF 出力に連動します。

ボタンで「不在検知時間設定」を選択し、 決定 ボタンを押してくだ

1
2
3
4
5
6

信号出力配線

CN001
OPTION6P（白）● 空調機からの外部出力信号は外部機器の管理用に設けられていますが、空調機が動作しなくなった場合でも、外部接続機器が安全側へ動作を移行するよう事前に措置を講じてください。
● 空調機からの外部出力信号は停電時にはオフとなります。
停電時の特別な配慮が必要な場合は、外部回路で対応してください。

お願い

品番

メニュー ボタンを 2 回押して終了してください。

/
さい。

1
2
3
4
5
6

除霜
外部機器連動出力
冷房（ドライ）
暖房
送風（信号出力基板
6P（白） の付属配線）

OPTION

DC12V CN060

室内コントロール基板

信号出力基板（ACC-SG-E）■ 配線例
信号出力基板（（ACC-SG-E)、別売品 ) を使用した連動システム例※室内ユニットにより接続方法が異なるため、信号出力基板（ACC-SG-E) の据付工事説明書を参照下さい。

エアコンの運転 / 停止出力に連動します。

/
ボタンで選択し、決定 ボタンを押してくだ
さい。
エコナビセンサーの在・不在出力に連動します。

ボタンで
「モード」
を選択し、 決定 ボタンを押してください。

「不在検知時間設定」の設定・確認する場合/

設定・確認する

選択 [決定]確定

外部機器連動設定
有効モード
人感センサー連動
不在検知時間設定0分

外部機器連動機能が有効のとき、「モード」「不在検知時間設定」
を表示します。

20:30（木）

20:30（木）無効

20:30（木）外部機器連動

選択 [決定] 確定

有効

外部機器連動設定[決定]確定外部機器連動設定

外部機器連動

「外部機器連動設定」
が
「有効」
の場合

/
ボタンで
「有効」
を選択し、
決定 ボタンを押してください。

が
「無効」
の場合
5 「外部機器連動設定」
決定 ボタンを押してください。

（続き）（CZ-10RT4C の場合）

外部機器連動機能

10. その他
制御関連編

10. その他

制御関連編

遠隔監視アダプター / CZ-01AP60B●基本仕様■監視可能空調機

監視可能空調機※ 1

接続可能台数
室外ユニット系

室内ユニット系

室外ユニット30 台※ 2

室内ユニット64 台※ 3

ローカルアダプター※ 5

1 台※ 664 台

混在時の接続可能台数

計 32 台まで

計 64 台まで同時接続可能範囲

G シリーズH シリーズJ シリーズGHP K シリーズ
M シリーズ

同時接続可能※ 4

S シリーズT シリーズ※ 1・ GHP: ガスヒートポンプエアコン（三洋電機株式会社製含む）
遠隔監視可能機種については、それぞれの空調機情報一覧表を参照ください。
※ 2・ W マルチの子室外ユニットも含めます。ただし、GHP-H1 シリーズ W マルチは常に 3 台分扱いとなります。
※ 3・ 4 方向カセット 10 馬力は 2 台分に相当します。
※ 4・ GHP 冷凍機、GHP チラーは単独での接続となります。ただし、GHP 冷凍機クーリングコイルタイプは同タイプの GHP 冷凍機とのみ複数台接続可能です。
※ 5・ オン / オフ制御用ローカルアダプター CZ-CAP**（CZ-CAPL1 など）、または RAC ローカルアダプター（CZ-CAPR1）。
ローカルアダプターは室内ユニット 1 台に相当します。
※ 6・ ローカルアダプターが属する系統（31 系統）を示すため、ローカルアダプター全体で 1 台の室外ユニッ
トがあるものとみなします（仮想室外ユニット）
注・ ローカルアダプターの仮想室外ユニットは、GHP の室外ユニットに相当するものとして扱うため、室外ユニットの台数として数えます。
注・ スマートマルチの最適制御運転では、遠隔監視アダプターは CZ-01AP50B を使用してください。

C-405

10. その他

制御関連編

■一般仕様
使用通信回線
対応機種
FOMA
端
末

接続規格
接続方式
電源
アンテナ
プロトコル

サ
ー
ビ
ス
端
子
USB
サ
ー
ビ
ス
端
子
空
調
機
接
続
端
子

外
部
信
号
入
力
1
外
部
信
号
入
力
2
外
部
信
号
入
力
3
外
部
信
号
入
力
4

接続規格
接続方式
通信速度
プロトコル
接続線長さ
接続規格
接続方式
通信速度
プロトコル
接続線長さ
接続規格
接続方式
監視可能台数
プロトコル
接続線長さ
適合信号
信号条件
信号電流
接続方式
用途
配線長
適合信号
信号条件
信号電流
接続方式
用途
配線長
適合信号
信号条件
信号電流
接続方式
用途
配線長
適合信号
信号条件
信号電流
接続方式
用途
配線長

仕
様
NTT ドコモの“FOMA パケット通信”サービス
UM01-KO 専用アダプタセット ,UM01-F 専用アダプタセット
UM02-KO 専用アダプタセット ,UM02-F 専用アダプタセット
UM03-KO 専用アダプターセット
RS-232 規格
9 ピン D-SUB コネクター（接続ケーブル付属）
本機より供給（DC5V、接続ケーブル付属）
本機外部設置、ただし電波状態良好な場所では内部取り付け可能“FOMA”に準拠（PPP、TCP/IP）※アプリケーション層はガス 3 社共通仕様
RS-232 規格
D-SUB9 ピンコネクター（オス）9600BPS 調歩同期
8 ビットデータ、偶数パリティ、1 ストップビット
ガス 3 社共通仕様
最大 3m（常時接続不可）
USB 2.0
USB B コネクター
最大 12MBPS
ガス 3 社共通仕様※仮想シリアルポートとして動作
最大 5m（常時接続不可）
HBS または RS-485（切り換え式）
ワンタッチ端子台
室外ユニット 30 台、室内ユニット 64 台（吸収式冷凍機は 8 台）
独自
総延長で 1km 以内（HBS、RS-485 とも）オープンコレクタまたは無電圧接点
幅 50mS 以上の ON/OFF またはパルス
約 15mA 以内
ワンタッチ端子台
パルス・ガス流量計接続
30m 以内オープンコレクタまたは無電圧接点
幅 50mS 以上の ON/OFF またはパルス
約 15mA 以内
ワンタッチ端子台
パルス・ガス電力量計接続（コジェネ監視時）
30m 以内オープンコレクタまたは無電圧接点
幅 50mS 以上の ON/OFF またはパルス
約 15mA 以内
ワンタッチ端子台
パルス・ガス電力量計など接続
30m 以内オープンコレクタまたは無電圧接点
幅 50mS 以上の ON/OFF またはパルス
約 15mA 以内
ワンタッチ端子台
パルス・ガス電力量計など接続
30m 以内C-406

10. その他
外
部
信
号
出
力
1
LAN
ポ
ー
ト

出力方式
接点定格
最小適用負荷
接続方式
用途
配線長
接続規格
接続方式
通信速度
プロトコル
用途
接続線長さ

SD

接続規格
カ
ー 接続方式ド 最大容量ス
ロ ファイルット フォーマット
外部センサー端末
予 接続規格備 接続方式通 用途
信端 プロトコル子 接続線長さ
内蔵時計
空調機情報メモリー設

各種設定値
終端抵抗有無

定

表
示
操
作
部

動作中表示
通信禁止中表示
各種状態表示異常表示
表示階層表示
手動発呼
通信禁止
表示・設定

電源
消費電力
動作温度・湿度
設置場所
取り付け方法寸法
重量

制御関連編
無電圧 a 接点（N.O）
DC30V ,0.5A
DC0.1V,0.1mA
ワンタッチ端子台
使用できません（弊社独自機能として使用します）
30m 以内イーサネット /IEEE 802.3
100BASE-TX RJ-45 コネクター
最大 100MBPS
TCP/IP など
使用できません（試験用）
最大 100m（ケーブル 100BASE-TX カテゴリ 5 以上）
SD メモリーカード（SD カード）× 1※ SD-HC メモリーカードには対応しておりません。
SPI モード
2GB
FAT16※ SD カード使用時、あらかじめパソコンでフォーマットが必要
使用できません ( 試験用 )RS-485
ワンタッチ端子台
使用できません（予備）独自
総延長で 1km 以内
年月日時分秒 月差約 1 分（1 週間以上バッテリバックアップ）
運転状態情報 : 室外ユニット 30 台 + 室内ユニット 64 台分（一次メモリー）※バッテリバックアップなし
   発呼情報 :（室外ユニット 30 台 + 室内ユニット 64 台）× 4 回分以上※バッテリーバックアップつき
トレンド情報 : 室外ユニット 30 台 + 室内ユニット 64 台、各 60 回分（二次メモリー）※不揮発性メモリー（フラッシュメモリ）内部 EEPROM に記憶（一部はフラッシュメモリ）空調機接続端子用ショートピン
外部センサー端末接続端子用ショートピン
予備通信端子用ショートピン
緑 LED
赤 LED
6 桁 7 セグメント LED（赤）赤 LED（7 セグメント LED でも表示）
緑 LED
押しボタンスイッチ
押しボタンスイッチ
HOME キー、UP キー、DOWN キー、SET キー（各押しボタンスイッチ）
単相 AC100 ～ 240V 50/60Hz
約 10W（FOMA 端末含む）-20℃ ～ +50℃ ・ 25% ～ 85%（結露ないこと）
屋外または屋内の垂直面
壁面取り付け（ビス止め）
縦 225mm ×横 300mm ×奥行 93mm（突起部除く）
約 1.5kg（FOMA 端末、アンテナ含まず）

C-407

10. その他

制御関連編

■外形図

200

225

6.5

7.7

209

75

300

6.5

PC+ABS 樹脂
35

100

35

35

色：ホワイトグレー（N8.5）

48

93
85.3

45

35

φ18（φ12）膜付きグロメット×６※（ ）内はグロメット穴径

295

C-408

10. その他

制御関連編●システムの構成■システム構成図

FOMA 網基地局
専用線／ISDN

需要家（GHP の例）
アンテナ

ホスト
コンピュータ

ルータ

本機

AC電源

LAN

ブレーカー

監視センター接地

室外ユニット

電波の強いところでは、小型アンテナ
を本機に内蔵することができます。

遠隔監視のために追加される部分

室内外操作線

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット●システムの特長・変更点
目的

顧客サービス、メンテナンス業務の効率化、技術情報の収集等

使用通信回線

NTT ドコモの“FOMA パケット通信”サービスによる無線通信※1

対応 FOMA 端末

UM01-KO 専用アダプター ,UM01-F 専用アダプター
UM02-KO 専用アダプター ,UM02-F 専用アダプター
UM03-KO 専用アダプター

設置可能地域“FOMA”のサービス地域、かつ電波到達場所※2

監視対象の空調機器

GHP,PAC, コジェネ等、弊社指定の空調機器

通信手順

ガス三社共通仕様 + 弊社独自仕様

主な機能

空調機器の異常監視、運転データ収集、遠隔制御等※ 1・FOMA 端末は現地手配品です。
※ 2・便宜上、コジェネも空調機器としています（以降同じ）。

C-409

10. その他

制御関連編

●据付要領
（1）設置場所■ 屋内または屋外に設置します。ただし、屋外の場合は直射日光が長時間当たらないように取り付けてください。
※吸収式冷凍機 V シリーズは、工場出荷時に本機が取付けられています。
■ ケースを開閉するために、上下にスペースが必要です。
■ 設置場所にかかわらず、下図に示す方向に取り付けてください。上下を逆にしたり、横向きにしたりして取り付けないでください。
■ 下図に示すように、地面から（ひさしなどが出ている場合はそこから）高さ 50cm 以上の位置に 取り付けてください。
高さ 50cm を確保できない場合は、配線引き込み口にコーキング剤をつめて、防水処理を施して ください。
（コーキング剤は現地手配でお願いします）

正面

側面
壁
面
な
ど
の
垂
直
面

上方向

50cm以上地面、ひさしなど

地面、ひさしなど■ 次のところには設置できません
・低温（-20℃以下）になるところや高温（+50℃以上）になるところ
・湿度の高い（85% 以上）ところ・ノイズ（電気､ 電磁､ 静電など）を発生する機器や動力線の近く・過度に振動するところ・可燃性ガスが漏れる恐れのあるところ
・海浜地区など、塩分が多いところ
・温泉地帯など、硫化ガスが多いところ
・水や油（機械油含む）、有機溶剤などの飛散や蒸気が多いところ
・電圧変動が多いところ
・FOMA パケット通信サービス用の電波が届かないところ
・病院内など、電波の発信が規制されているところ■ 配線引き込み口から虫などの侵入が予想される場合は、配線引き込み口の隙間にコーキング剤を つめてください。
（コーキング剤は現地手配でお願いします）■ FOMA 用の電波ができるだけ強い位置および方向に設置してください。電波の強さは FOMA 端末の LED
表示やドコモ製携帯電話の電波強さ表示を参考にしてください。
（NTT ドコモに測定を依頼することも可
能です

C-410

10. その他

制御関連編（2）取り付け
1）取り付け寸法図30170（取り付ピッチ）

260（取り付ピッチ）

φ6 ノックアウト穴（4か所）

下ケース

・ 上図に示す向きに、壁面等に取り付けてください。
・ ノックアウト穴はプラスドライバ等を当てて打ち抜いてくださ。
・ 固定穴部分（ノックアウト穴部分）の壁面からの高さは、右図のように 15mm あります。 この寸法で固定できるビスをご用意ください。本機重量約 1.5kg（FOMA 端末別）。
・ 屋内または屋外に設置できます。屋外の場合､ 直射日光等により高温にならない場所に設置してください。
・ 固定穴などから水が浸入する恐れがある場合は、コーキング剤を詰めてください。

ケース底
壁面
φ6 ノックアウト穴

固定穴部断面図

15mm

C-411

10. その他

制御関連編2）取付金具を使用する場合①取付金具をビスで取り付けます。
②本機を取付金具に取り付けます。
③本機に必要な設定を行います。
④傘部を取り付けます。

傘部

ビスで固定

本機
取付金具
SGP-MTDDR2960
3）ケースの開け方②①

上ケース中央を押し上げます

カバーに封印がある場合は、封印を解除
してください。

4）ケースカバーの封印
・ 全ての設置作業終了後に、カバーの脱落やいたずらあるいは感電事故など防止のため、右図に示す固定穴を付属のビスで封印してください。
・ 小型の南京錠などを使えば、さらに厳重な保護になります。
3

3

3

3

ケースカバー固定穴

C-412

10. その他

制御関連編●各部の名称

操作・表示部

1

2

13

3

1

4

12
マ
イ
コ
ン

11

6

19

10

5

L
N

7
9

8

1. USB サービス端子（B コネクター）
2. SD カードアクセス表示 LED
3. SD カードスロット
4. LAN アクセス表示 LED
5. LAN ポート（イーサネット端子）
6. FOMA 小型アンテナ取り付け位置（両面テープまたは結束バンドで固定）
7. FOMA 通信端末取り付け位置
8. ショートピン（JP5 ～ JP8）
9. 電源スイッチ（右側を押し込んで ON）
10. 電源接続端子
11. 外部 I/O 端末（外部センサー）接続コネクター
12. 各信号接続端子台
13. サービス端子（RS-232 DSUB-9 ピンオス）
備考 1: 図は接続用配線が省略されています。
備考 2: 図は FOMA 端末を取り付けていない状態です。

C-413

10. その他

制御関連編

●接続要領
①電源の接続方法・ 単相 100V ～ 240V（50/60Hz）を、端子台 CN9 の L,N に接続してください。

単相 AC100V～240V
50/60HzLN

接地端子(D 種接地以上)

本機の電源接続端子
・ 消費電力 : 約 10W（FOMA 端末含む）
・ 必ずブレーカーを使用してください。
（現地手配）・ 太さ 0.75mm2 以上の電線を使用してください。
（現地手配）・ 必ず接地してください。
（D 種接地以上）
・ 付属の結束バンドで配線を下図のように固定してください。
※結束後、余分なバンドは切除してください。

L

L

N

N

注・指定の電源以外は接続しないでください。故障の原因になる場合があります。

C-414

10. その他

制御関連編②ワンタッチ端子の接続方法
1）接続方法電線の先端の被覆を約 10mm 剥き、端子台の押さえボタンを押しながら挿入口に奥まで差し込みます。
押さえボタンから手を離すと電線がロックされます。
電線を軽く手で引っ張って、完全にロックされていることを確認してください。
2）使用上の注意・使用可能電線 	: 単線 0.3mm2 ～ 2.0mm2, ※より線は棒端子併用を推奨します

注・使用する端子によって異なるので詳細は「③空調機の接続方法」（次項）を参照してください。
・電線被覆剥きしろ 	:9 ～ 10mm

9～10mm

・電線により線を使用する場合で棒端子を使用しない場合は、確実に端子に挿入されてロックされていることを確認してください。
・1 つの電線挿入口には 1 本の電線を挿入してください。2 本以上挿入するとロックが不完全と なるので行わないでください。
3）電線の分岐方法についてワンタッチ端子台には 1 本の電線しか接続できません。
2 本以上接続する必要がある場合は、外部に端子台を用意して端子台で分岐するか、圧着または ハンダ付
けにより分岐してください。
分岐箇所に水滴が着いたりして断線や絶縁不良が発生しないように絶縁テープで覆うなどの処理をしてください。
電線の分岐は、電装ボックス内などの雨の当たらないところに収めるようにしてください。

C-415

10. その他

制御関連編③空調機の接続方法
1）GHP,PAC
本機の端子台 CN5
GHP,PAC 接続端子1718

室内外操作線

系
統
間
渡
り
配
線

U1 U2

U1 U2

U1 U2

室外ユニット

室外ユニット

室外ユニット

Ｒ

Ｒ

室内外操作線

U1 U2

U1 U2

U1 U2

室外ユニット

室外ユニット

室外ユニットＲＲ・室外ユニット、室内ユニットの接続端子番号は機種により異なる場合があります。
・GHP,PAC 接続端子に極性はありません。
・ケーブルは 0.5mm2 ～ 2.0mm2 次のような電線を使用してください。
（現地手配）
CVV 	
制御用ビニル絶縁シースケーブル
VCTF 	
ビニルキャプタイヤ丸型コード
VCT 	
600V ビニルキャプタイヤケーブル
VVR 	
ビニル絶縁シースケーブル丸型
MVVS 	
編組シールドつき計装用ケーブル
CPEVS 	シールドつきポリエチレン絶縁シースケーブル・シールドつきケーブルを使用する場合は、シールドの片側のみ F・G（接地）端子に接続してください。
・終端抵抗は、通常室外ユニット側に設定されているため本機側で入れる必要はありません。本機側で入れる必要がある場合はショートピン JP5 を ON 側にしてください。

OFF
OFF

JP5

ON ←終端抵抗なしの状態
ON ←終端抵抗ありの状態

C-416

10. その他

制御関連編

・室内外操作線の配線は下記の規定に従ってください。
（GHP,PAC の室内外操作線の規定に準拠）
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

分岐点数が 16 箇所以内であること（配線長 1m 以内は分岐に含めない）
分岐は 3 線までとし、4 線以上は禁止
分岐と分岐の距離は 2m 以上必要
分岐した先で分岐しないこと（バス方式では支線からの分岐を禁止）
ループを形成しないこと
配線の合計距離は 1km 以内
シールド線を使う場合は、片側のみ接地
パナソニック（三洋電機）製空調機用電源線との隔離距離は 50mm 以上､ その他の動力線との隔離距離は 300mm 以上(9) 前記隔離距離が確保できない場合は、どちらかを鉄製の電線管に入れること(10) 多芯ケーブルを使って通信と電源を混在させたり、複数の通信を混在させたりしないこと
注・同一電線管に電源線と室内外操作線を入れないでください。
やむをえない場合は､ 通信線に MVVS を使って可能な限り短い（50m 以下、状況により異なる場合あり）配線にしてください。

C-417

10. その他

制御関連編

2）ローカルアダプター
本機の端子台 CN5
GHP，PAC 接続端子1718

室内外操作線

7

GHP・PAC と混在する
場合は GHP・PAC へ

8
SHA-KL1＊

7

8
SHA-KL1＊

CC

CC

CC

CC

室内ユニット

室内ユニットRR

14 15
SHA-KL4＊

接点入出力・ ケーブルの種類､ 接続条件等は GHP・PAC と同じです。
・ 終端抵抗は、GHP・PAC と接続がない場合、本機あるいはローカルアダプターのどれか 1 台に 入れる必要があります。本機側で入れる場合はショートピン JP5 を ON 側にしてください。

OFF
OFF

JP5

ON ←終端抵抗なしの状態
ON ←終端抵抗ありの状態

・ ローカルアダプターは仮想の 31 系統に属する室内ユニットとみなします。ローカルアダプターを監視する
場合は、31 系統の仮想室外ユニットが 1 台存在するものとして動作しますのでご注意ください。
なお、仮想室外ユニットには情報が存在しません（運転中のみ存在）。

C-418

10. その他

制御関連編④ガス流量計・電力量計の接続
・ガス流量計および電力量計の接続は任意です。
・ガス流量計および電力量計の接続方法。

ガス流量計および電力量計
オープンコレクタ出力
C

本機の端子台 CN5
1
2

E

DI1
外部信号入力１端子
COM

ツイステッド・ペア線
太さ 0.3mm2～0.75mm2、長さ 30m 以内※上図は外部信号入力１端子を接続した場合の図です。
※外部信号入力２～４端子も同様の接続方法です

・ 端子台 CN5 の外部信号入力 1 端子（1,2 番）にガス流量パルスを入力します。
・ 端子台 CN5 の外部信号入力 2 端子（3,4 番）に電力量パルスを入力します。
・ 端子台 CN5 の外部信号入力 3 端子（5,6 番）は予備入力とします。
・ 端子台 CN5 の外部信号入力 4 端子（7,8 番）は予備入力とします。
・ 外部信号入力 1・2 端子共に、オープンコレクタまたは無電圧接点を接続してください。 1 番・3 番・5番・7 番がコレクタ側です。
・ 図はオープンコレクタ出力の場合です。無電圧接点の場合、極性はありません。
・ 0.3mm2 ～ 0.75mm2 一対の、ツイステッドペアケーブルを使用してください。
（現地手配）
・ 配線長 30m 以内。
・ 動力線あるいはノイズの原因となる配線等と併走しないようにしてください。
注 1・ 電力量パルスの測定は、コジェネまたはハイパワーエクセル形 GHP 監視時に使用可能です。
注 2・ ガス流量計、電力量計共に、出力パルス幅は ON/OFF 共に 50mS 以上必要です。

C-419

10. その他

制御関連編⑤外部信号出力・ 外部信号出力を使用する場合は、下図のように配線してください。
※下図の外部の機器は一例です。

本機の端子台 CN5

外部の機器

無電圧ａ接点

電源

9
10

リレー

リレー
太さ 0.5mm2～0.75mm2、長さ 30m 以内

接続例
・ 端子台 CN5 の外部信号出力（9,10 番）・ 接点許容電流・電圧 DC30V,0.5A。
・ 最小適用負荷 DC0.1V,0.1mA・ 使用可能電線 太さ 0.5mm2 ～ 0.75mm2・ 配線長 30m 以内。

C-420

10. その他

制御関連編⑥ FOMA 端末の取り付け方法

アンテナケーブル
ビスを締める
JP4

HOME

付属のビスでUP DOWN SET
JP3
JP2
JP1

JP9

2 箇所固定マイコン

アンテナケーブルをJP6
DDR-2950B

JP7

H-UDI

結束バンドで固定

JP8FOMA 端末JP5

小型アンテナ

高電圧注意

L
N

DON’T TOUCH※FOMA端末のDIPスイッチを必ず下記のように設定してください（フタの内部）。
ON
1 2 3 4 5 6FOMA端末のDIPスイッチ設定※通信速度19200BPS（9600BPSの設定でも使用可能です）※使用するFOMA端末の説明書も参照してください。
※UM03-KO端末を使用する場合とその他の端末を使用する場合で、端末サイズ及び使用する電源コネクタが異なりますので、説明書を参照してください。
注 1・RS-232 コネクターはビスで固定してください。
注 2・FOMA 端末のアース端子は使用しないでください。
注 3・アンテナケーブルは結束バンドで固定してください。

C-421

10. その他

制御関連編⑦小型アンテナの取り付け

1）小型アンテナを本機内部に取り付ける場合はアンテナに付属の両面テープで固定してください。

両面テープで固定※付属の結束バンドで取り付ける場合
付属の結束バンド

小型アンテナ小型アンテナ

結束バンドを通して、余分なバンドは切除
してください。

板金の穴を通す・電波の弱い所では、アンテナを外部に取り付けてください。
・アンテナを外部に取り付ける場合、防滴ケースに入れる等の処理が必要な場合があります。
2）小型アンテナを本機外部に取り付ける場合は下図のように付属の結束バンドでアンテナケーブルを固定してください。※結束後、余分なバンドは切除してください。
JP4

HOME

UP DOWN SET
JP3
JP2
JP1

JP9

マイコン

JP6
DDR-2950B

JP7

H-UDI

アンテナケーブル

JP8
JP5

高電圧注意

L
N

DON’T TOUCH

高電圧注意

C-422

10. その他

制御関連編● GHP・PAC 接続時の注意事項※コジェネ､ ローカルアダプターも GHP・PAC の規定に準じます。
①接続可能ポイント
注 1・“可能”と記されている端子以外での接続は禁止です。
注 2・ 下記において、同一リンク（室内外配線）内に複数の「可能」個所があっても、必ずしも複数台の遠隔監視装置が接続できるという意味ではありません。
また、分岐個所が 16 箇所を越えることはできません。

1）1系統の場合

可能

可能

室外
ユニット

室内
ユニット

室内
ユニット

可能

可能

室内
ユニット

2）複数系統の場合

可能

室外
ユニット

可能

室内
ユニット

室内
ユニット

可能

可能

室内
ユニット
可能

支線
室外
ユニット
系統間の
渡り配線
（幹線）

室内
ユニット

可能

室外
ユニット

室内
ユニット

可能

室内
ユニット

室内
ユニット

室内
ユニット

可能

可能

室内
ユニット

■下記のどれかの場所に接続できます
・通信線の繋ぎ込みが 1 本の端子・上図に太線で示す配線（幹線）上で､ 通信線の繋ぎ込みが 2 本以下の端子■ 系統間渡り配線が無く､ 各系統が独立している場合は各系統のアドレスを再設定し、系統間渡り配線を追加する必要があります（ ②その他の注意点 2）独立している複数の系統を監視する場合は系統間渡り配線が必要です」参照）。

C-423

10. その他

制御関連編

3）末端にコントローラーなどが接続されている場合

可能

可能

系統間の渡り配線（幹線）

ここを幹線とみなした場合は接続可能個所が異なります
可能
支線
室外
ユニット

室内
ユニット

可能

室内
ユニット

可能

室内
ユニット

可能

可能
可能

室外
ユニット

室内
ユニット

室内
ユニット

室内
ユニット

■下記のどれかの場所に接続できます
・通信線の繋ぎ込みが1本の端子・上図に太線で示す配線（幹線）上で､通信線の繋ぎ込みが2本以下の端子
4）渡り配線の途中にコントローラーなどが接続されている場合

可能

室外
ユニット

可能

室内
ユニット

室内
ユニット

可能

室内
ユニット

可能

系統間の渡り配線（幹線）

支線
室外
ユニット

可能

室内
ユニット

室内
ユニット

室内
ユニット

可能

可能

室外
ユニット

可能

室内
ユニット

室内
ユニット

可能

室内
ユニット

■下記のどれかの場所に接続できます
・通信線の繋ぎ込みが1本の端子・上図に太線で示す配線（幹線）上で､通信線の繋ぎ込みが2本以下の端子

C-424

可能

10. その他

制御関連編②その他の注意点
1）配線の途中に割り込んで接続する方法は基本的にどこでも可能です。

室外
ユニット

室内
ユニット

室内
ユニット

室内
ユニット

幹線に接続する支線に接続する
支線
室外
ユニット

室内
ユニット

室内
ユニット

室内
ユニット

室外
ユニット

室内
ユニット

室内
ユニット

室内
ユニット

室外
ユニット

室内
ユニット

室内
ユニット

室内
ユニット

このように
割り込むことは可能

2m以上
本機

支線でも取り付けが可能
本機

２ｍ以上
支線
室外
ユニット

室内
ユニット

室内
ユニット

室内
ユニット

室外
ユニット

室内
ユニット

室内
ユニット

室内
ユニット

C-425

10. その他

制御関連編2）独立している複数の系統を監視する場合は系統間渡り配線が必要です

本機
系統１

室外
ユニット

室内
ユニット

室内
ユニット

室内
ユニット

室内
ユニット

室内
ユニット

系統２

室外
ユニット

室内
ユニット

系統間渡り配線の追加が必要■遠隔監視装置を接続する配線のほかに、系統間の渡り配線を追加する必要があります。図の太線部分。
■異なる系統で同じアドレスの室外ユニットがある場合は､再アドレス設定または自動アドレスを行ってアドレスが重複しないようにしなければなりません。
■配線はGHP，PACの室内外操作線の規定に準じて行ってください。
■系統間の渡り配線を行った結果、その配線内の合計台数が室外ユニット30台、室内ユニット
64台以内でなければなりません（4方向カセット10馬力は2台分に相当）。
注・系統間の渡り配線を行った結果、その配線内の合計台数が遠隔監視装置で監視できる台数以内でなければ、それを越える部分は無視され監視できません。

C-426

10. その他

制御関連編③空調機の接続方法
1）ループ配線の禁止

室外
ユニット

室内
ユニット

室内
ユニット

室内
ユニット

室外
ユニット

室内
ユニット

室内
ユニット

室内
ユニット

ループを構成してはいけない

2）分岐の分岐（支線の分岐）の禁止

室外
ユニット

室内
ユニット

室内
ユニット

室内
ユニット

支線を分岐してはいけない
本機
支線
室外
ユニット

室内
ユニット

C-427

室内
ユニット

室内
ユニット

本機

10. その他

制御関連編3）スター配線の禁止
■その 1

室外
ユニット
分岐点

本機

室内
ユニット

室内
ユニット

室内
ユニット

室内
ユニット

室内
ユニット

室内
ユニット

室内
ユニット

室内
ユニット

＊
室外
ユニット

スター配線（4分岐以上）
はできない

室外
ユニット

室内
ユニット

＊ここが1m以内であっても分岐のひとつとなるので注意（次項のスター配線2に該当）。

■その2

室外
ユニット

室内
ユニット

室内
ユニット

室内
ユニット

室内
ユニット

室内
ユニット

本機

室外
ユニット

室内
ユニット

スター配線(4分岐以上)
はできない

C-428

10. その他

制御関連編④ H1 シリーズ GHP の W マルチ接続時の注意点

システム例

本機

室内外操作線

中継コントロールユニット

室外
ユニット1

室外
ユニット

室外
ユニット

室外
ユニット

室外
ユニット

室外
ユニット2
室外
ユニット3

室外
ユニット

Wマルチの系統

室外
ユニット

室外
ユニット

他の系統へ

1）接続箇所
本機は上図のように室内外操作線に接続します。室外親子間操作線には接続できません。
2）室外ユニットアドレスの制限
a) 常に 3 台分のアドレスを使用します。
・ W マルチ室外ユニットの台数に関係なく、中継コントロールユニットのアドレスから連続 3 台分のアドレスを使用します。
・ 例えば中継コントロールユニットのアドレスが 10 号機であるとき、室外ユニット 1 のアドレスを 10 号
機、室外ユニット 2 を 11 号機、室外ユニット 3 を 12 号機とみなします。なお、室外ユニット 3 がない
場合に 12 号は未使用番号となります。
・ 中継コントロールユニットのアドレスを除く 2 台分のアドレスは本機のみが使用する仮想のアドレス
で、室外ユニットに設定する必要はありません。
b) 3 台分のアドレスは他の室外ユニットで使用できません。
・ W マルチが使用する 3 台分のアドレスは、他の室外ユニットで使用できません。
・ 中継コントロールユニットのアドレスは 1 ～ 28 号機でなければなりません。
c) 室内ユニットは全て室外ユニット 1 の系統に属するものとして扱います。
・ 室外ユニット 2 ～ 3 の系統は、室内ユニット 0 台となります。
d) 室外シリパラ I/O ユニット（ACC-XSP4U1）を使用する場合は注意が必要です。
・ アドレスの空きができるため、連続したアドレスが使用できません。
3）接続台数W マルチは、その室外ユニットの台数に関係なく常に 3 台分とみなします。本機が監視できる台数は、その 3台分を含めて 30 台までです。

C-429

10. その他

制御関連編⑤ J,K,M,S,T シリーズ GHP の W マルチ接続時の注意点

システム例
本機

室内外操作線

系
統
渡
り
線

室外
室外
ユニット1 ユニット

室外
ユニット

室外
ユニット

R

R

R

室外
ユニット2
室外
ユニット3

Rマルチの系統

他の系統へ

1）接続箇所
本機は上図のように室内外操作線に接続します。
2）室外ユニットアドレスの制限a) 室外ユニット番号は 1 からの連番でなければなりません。
b) 室外ユニット 2 以降の室外ユニット（子室外ユニット）もアドレスを使用します。
例えば室外ユニット 1 のアドレスが 10 号機であるとき、室外ユニット 2 を 11 号機、室外ユニット 3 を 12号機とみなします。ただし、30 号機を越えることはできません。
子室外ユニットのアドレスは本機のみが使用する仮想のアドレスで、室外ユニットに設定する必要はありません。
c) W マルチ室外ユニットが使用するアドレスは他の室外ユニットで使用できません。
例えば、室外ユニット 1 のアドレスが 10 号機で上図のように室外ユニットが 3 台あるとき、同じ室内外操
作線上（リンク）に別の 11 または 12 号機の室外ユニットがある場合は、そのアドレスを 10 ～ 12 号以外に変更しなければなりません。
d) 室内ユニットは全て室外ユニット 1 の系統に属するものとして扱います。
上図の例では、室外ユニット 2 ～ 3 の系統は、室内ユニット 0 台となります。
e) 室外シリパラ I/O ユニット（ACC-XSP4U1）を使用する場合は注意が必要です。
子室外ユニットの分だけアドレスの空きができるため、連続したアドレスが使用できません。
3）接続台数
ひとつの W マルチの系統で室外ユニット 3 台を監視可能です。
本機が監視できる台数は、その 3 台分を含めて 30 台までです。

C-430

10. その他

制御関連編●試運転要領
①電源の投入本機の電源を初めて投入するとき、あるいは空調機の構成確認を行う場合は、下記の操作で電源を投入してください。なお、この操作を行うと全ての空調機運転情報が消去されます。
1）全ての空調機が正常に稼動していることを確かめます。
2）元のブレーカーを ON します。
3）FOMA 端末の電源スイッチを ON にします。
4）“手動発呼スイッチ”と“通信禁止スイッチ”を押したまま、本機の電源スイッチ（SW1）を ON します。
状態表示(緑)LED

通信禁止スイッチ

手動発呼スイッチ

異常表示(赤)LED

5）数秒後、状態表示 ( 緑 )LED がゆっくり点滅し 7 セグメント LED 表示が構成確認表示となります。
“手動発呼スイッチ”および“通信禁止スイッチ”から手を離します。
6）状態表示 ( 緑 )LED と異常表示 ( 赤 )LED が点滅します。異常表示 ( 赤 )LED の点滅は発呼先電話番号などが未設定のためです7）以後、サービス端子より必要な設定を行います。
注 1・ 本機が稼動後、空調機の台数や構成が変わった場合は、一旦電源スイッチ（SW1）を OFF し、再度④～⑥を行ってください。※設定を確認し必要により再設定してください。
注 2・ FOMA 端末の“パケット圏内”ランプが点灯しない場合は、電波が弱い、あるいは FOMA サービスエ
リア外と考えられます。
②簡易接続確認
認識した空調機（室外ユニット）の台数を確認するため､ 接続している室外ユニットの番号を、LED 表示の異常データ表示 < メニュー No.01> で確認できます。
1）異常データ表示 < メニュー No.01>（レベル 0）
・ メニュー番号選択時の表示項目（レベル 1）
メニュー番号表示を「」に合わせた状態で SET キーを押すと、異常データの表示を行います。それ
ぞれの情報を UP/DOWN キーで選択して表示します。
UP/DPWN キーを押すと、接続されている室外機の番号を表示することが出来ます。

LED表示
概要
LED 表示概要（o01）
室外機1系統1 系統
（o01） 室外機
↑
↑

（o02）
室外機
2 系統
室外機2系統

（o02）
DOWN
DOWN
・
・
UP
・
・
↓
↓
・
以下、
全室外機について表示
・
以下、全室外機について表示※室外機が接続されていない場合は、と表示されます※室外機が接続されていない場合は、と表示されます

C-431

10. その他

制御関連編③空調機の構成確認
空調機の台数が変わった、あるいは機種が変わった等の場合は、改めて空調機の構成確認を行う必要があります。
空調機の構成確認を行うと、これまで本機内に記憶していた空調機運転情報は全て消去されます。ただし、空調機に関係しない設定値はそのまま残ります。
手動発呼スイッチと通信禁止スイッチを押しながら電源を ON すると、空調機の構成確認を行います。起動メ
ニューから空調機の構成確認実施を選択しても同様に行うことができます。
本機の電源を初めて ON する場合、または本機のバージョンアップを実施した後などには自動的に構成確認が行われることがあります。
注 1・ 空調機の構成が変わった場合は必ず構成確認を実施してください。
注 2・ 空調機の構成確認を実施すると、全ての空調機情報 , 発呼情報 , トレンド情報 , 通信履歴などもクリア
されます。

C-432

10. その他

制御関連編

C-433

10. その他

制御関連編

④初期設定
（1）設定方法
本機を使用するには、サービス端子に接続したパソコンからいくつかの項目を設定しておく必要があります。
※ USB サービス端子（USB ポート）を使用して設定を行うことも可能ですが、ここではサービス端子 (RS232C) を使用した場合の方法を説明します。
※ 設定項目と内容および設定手順は、別途手順を定めた要領書に従ってください。ここでは、基本的な設定手順のみを示します。
ⅰ . 本機の通信禁止表示（赤）LED が点灯していることを確認し、点灯していない場合は“通信禁止表示スイッチ”を押し点灯させます。
ⅱ . 状態表示（緑）LED、異常表示（赤）LED が共に点灯していることを確認します。ただし、過去に初期設定を行ったことがある場合は、異常表示（赤）LED は点灯しない場合があります。
ⅲ . 本機のサービス端子にパソコンを RS-232 ケーブルで接続します。

状態表示(緑)LED
手動発呼スイッチ

通信禁止表示(赤)LED
通信禁止スイッチ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

異常表示(赤)LED

高電圧注意

L
N

DON’T TOUCH

ⅳ . パソコンでサービス用設定ソフトを起動します。
ⅴ . 設定ソフトを使用し空調機の構成を確認します。

C-434

10. その他

制御関連編

ⅵ . 設定ソフトを使用し下記の必須項目を設定します。
a) 現在日時b) 需要家 IDc) 遠隔監視アダプターの IP アドレスとポート番号d) 発呼先 1 の電話番号と IP アドレスとポート番号e) 各室外ユニットごとに、メーカーコードと型式コード。
※何をどのように設定するかは運用方法によって変わる場合があります。
※ FOMA 端末への APN の設定はできません。
ⅶ . 異常表示 ( 赤 )LED が消灯することを確認します。
ただし、空調機の異常を検知すると点滅する場合があります。
ⅷ . 設定ソフトを使用し、接続解除（通信終了）を行います。
ⅸ . サービス端子の RS-232 ケーブルをはずします。
注 1・状態表示 ( 緑 )LED がゆっくり点滅（1 秒周期）中は空調機の構成確認中なので、点灯に変わってから作業を行ってください。
注 2・実際の構成を正しく認識していない場合は、正常に動作しないことがあります。
（2）手動発呼による通信確認
1） 通信禁止表示（赤）LED が消灯していることを確認します。消灯していない場合は、”通信禁止スイッチ”
を 2 秒以上押して消灯させます。
2） ”手動発呼スイッチ”を 2 秒以上押し続けると手動発呼します。
ただし、下記の状態の時には発呼できません。
①初期設定（発呼先電話番号、IP アドレスなど）が行われていないとき（～が発生）。
②通信端末が接続していないとき。または通信端末が異常のとき（発生）。
③通信禁止表示（赤）LED が点灯中のとき。
④発呼異常（）が発生中のとき。

状態表示(緑)LED

手動発呼スイッチ

通信禁止中(赤)LED

通信禁止スイッチ

C-435

10. その他

制御関連編（3）手動発呼による通信確認
1） 発呼の禁止方法
通信禁止表示 ( 赤 )LED が点灯中は本機からの発呼を禁止します。着呼は可能です。
通信禁止表示 ( 赤 )LED は下記のいずれかの方法で点灯 / 消灯を切り換えられます。
①“通信禁止スイッチ”を 2 秒以上押し続ける。
②監視センターから通信コマンドによって ON/OFF を設定する。
③サービス端子または USB サービス端子から、パソコンによって ON/OFF を設定する。
通信禁止表示(赤)LED
通信禁止スイッチ

2） 通信の中断方法
通信禁止表示（赤）LED が消灯中で監視センターと通信（状態表示（緑）LED が早点滅）中に“通信禁止ス
イッチ”を 2 秒以上押し続けると通信を中断できます。ただし、切のいいところで中断するので数十秒かかる場合があります。
前項に示した、監視センターまたはパソコンによる通信コマンドで通信禁止表示（赤）LED を点灯する設定を行っても、そのとき行っている監視センターとの通信は中止できません。

C-436

10. その他

制御関連編⑤特殊な処理を行う起動方法（1）操作方法
1） 空調機の構成確認動作を行いたい場合↓“手動発呼スイッチ”と“通信禁止スイッチ”を押しながら電源スイッチを ON
2） 起動メニューを表示して特殊な処理を実施したい場↓
HOME キーと SET キーを押しながら電源スイッチを ON

手動発呼スイッチ

通信禁止スイッチ

HOME キーSET キー

上記の処理は起動時のバージョン表示の後に実行されます。
バージョン表示の例（Ver-1.00 の場合）。

注 1・ 起動時に表示されるバージョン番号が消えるまで上記に示すスイッチ (キー ) は押し続けてください。
【起動メニュー】
LED 表示機能 (SEL-un)

監視対象空調機の変更

 (SCAn-u)

空調機の構成確認実施( 全ての空調機情報、通信履歴をクリアも実施 ) (ini-EE)

全ての設定を初期化 (C1r-dt)

全ての空調機情報、通信履歴などをクリア (ini-FL)

全てのトレンド情報、制御履歴などを初期化 (C1r-CH)

制御履歴情報のクリア (C1r-b2)

省エネ制御関連※ 1 の内部制御情報などをクリア (ini-ES)

省エネ制御関連※ 1 の設定値を初期化※1・スケジュール制御、室内機パトロール制御、間引き制御、省エネ制御、省エネ設定制御、GHP 日報情報。
注 2・約 1分間操作しないと起動メニューを終了し通常起動になります。
注 3・、、は Ver-2.11 以降で使用可能です。

C-437

10. その他

制御関連編■起動メニューによる特殊処理選択方法
メニュー以下の操作方法は下記「（3）. 監視対象空調機の変更」以後の説明を参照ください。
  UP キー  ↓● SET キーでモード選択状態となります。

↓↑

● HOME キーで中止となり通常起動になります。

↓↑

↓↑
↓↑
↓↑

● SET キーでモード選択状態となります。
● HOME キーで中止となり通常起動になります。

↓↑

↓↑
  ↑
DOWN キー（2）構成確認を実施する「③ 空調機の構成確認」を参照してください。
（3）監視対象空調機の変更
起動メニューから“”を選択すると、本機が遠隔監視する空調機の選択ができます。
注 2・監視対象空調機の変更を行うと全ての設定が初期化されます。
■操作方法
1）起動メニューから“”を選択して SET キーを押します。

2）監視モードの選択になり、点滅表示します。
※この時、最初に表示する監視モードが現在設定されているモードです。
  UP キー  ↓
↓↑
↓↑

● SET キーを押すと選択され、0 に進みます。
※ この時、最初に表示される設定コードが現在設定されているコードです。
● HOME キーを押すと中止し、起動メニューに戻ります。

  ↑
DOWN キー

C-438

10. その他

制御関連編

設定されるモード
LED 表示

機能



(non)

空調機を監視しないモード（設定しないでください）。



(GHP)

GHP、PAC を監視するモード。※出荷時の設定



(AbS)

吸収式冷凍機を監視するモード。

3） 対象とする空調機の選択
下表に従って、監視する空調機を設定します。
下図は GHP,PAC を監視するモードの場合の例です。吸収式冷凍機を監視するモードの場合も同様です。
空調機を監視しないモードと検査モードの場合は空調機の選択はありません。



  ↓
UPDOWN キーで選択します。
 : 簡単設定 1
 : 簡単設定 2

1 桁の数値は簡単設定コードを表します。

 : 簡単設定 3
 : 簡単設定 4
 : 空調機選択を 16 進数表記したもの
 : 空調機選択を 16 進数表記したもの

下表に従い、簡単設定コードで設定できる空調機を監視する場合は、簡単設定コードを設定してください。
簡単設定コードで設定できない空調機の構成を選択したい場合は、「5）GHP,PAC 監視モード時に 16進数で設定する場合の早見表」( 次項 ) を参照し、設定してください。
ただし、「」は設定できません。
【簡単設定】● GHP,PAC を監視するモードのときLED 表示機能 (GHP

1)

GHP/ コジェネ温度計測器※出荷時の設定 (GHP

2)

GHP/ コジェネ /PAC/ 温度計測器

 (GHP

3)

GHP/ コジェネ温度計測器 / ローカルアダプター /VW (GHP

4)

GHP/ コジェネ /PAC/ 温度計測器 / ローカルアダプター /VW※ VW: ウイルスウォッシャー
4） 設定完了
下記表示の後、自動的に再起動します。

監視 : 監視対象空調機の変更は本気を再起動しないと有効になりません。
注 3・全ての設定は初期化され、出荷時の設定となります。

C-439

10. その他

制御関連編

5） GHP、PAC 監視モード時に 16 進数で設定する場合の早見表
16 進
表記

































監視対象の空調機
温度
計測器

VW

ローカル
PAC
PAC
アダプター （エスパ） （マルチ）

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

コジェネ

GHP

×

×

〇

×

×

〇

×

×

×

×

〇

〇

×

×

×

〇

×

×

×

×

×

×

〇

×

〇

×

×

×

×

〇

〇

×

×

×

×

×

〇

〇

〇

×

×

×

〇

×

×

×

×

×

×

〇

×

×

〇

×

×

×

〇

×

〇

×

×

×

×

〇

×

〇

〇

×

×

×

〇

〇

×

×

×

×

×

〇

〇

×

〇

×

×

×

〇

〇

〇

×

×

×

×

〇

〇

〇

〇

×

〇

〇

×

×

×

×

×

〇

〇

×

×

×

〇

×

〇

〇

×

×

〇

×

×

〇

〇

×

×

〇

〇

×

〇

〇

×

〇

×

×

×

〇

〇

×

〇

×

〇

×

〇

〇

×

〇

〇

×

×

〇

〇

×

〇

〇

〇

×

〇

〇

〇

×

×

×

×

〇

〇

〇

×

×

〇

×

〇

〇

〇

×

〇

×

×

〇

〇

〇

×

〇

〇

×

〇

〇

〇

〇

×

×

×

〇

〇

〇

〇

×

〇

×

〇

〇

〇

〇

〇

×

×

〇

〇

〇

〇

〇

〇

C-440

10. その他

16 進
表記


































制御関連編
監視対象の空調機
温度
計測器

VW

ローカル
PAC
PAC
アダプター （エスパ） （マルチ）

〇

×

×

×

〇

×

×

〇

×

〇

コジェネ

GHP

×

×

×

×

×

×

〇

×

×

×

〇

×

×

×

×

×

〇

〇

〇

×

×

×

〇

×

×

〇

×

×

×

〇

×

〇

〇

×

×

×

〇

〇

×

〇

×

×

×

〇

〇

〇

〇

×

×

〇

×

×

×

〇

×

×

〇

×

×

〇

〇

×

×

〇

×

〇

×

〇

×

×

〇

×

〇

〇

〇

×

×

〇

〇

×

×

〇

×

×

〇

〇

×

〇

〇

×

×

〇

〇

〇

×

〇

×

×

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

×

×

×

×

〇

〇

〇

×

×

×

〇

〇

〇

〇

×

×

〇

×

〇

〇

〇

×

×

〇

〇

〇

〇

〇

×

〇

×

×

〇

〇

〇

×

〇

×

〇

〇

〇

〇

×

〇

〇

×

〇

〇

〇

×

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

×

×

×

〇

〇

〇

〇

×

×

〇

〇

〇

〇

〇

×

〇

×

〇

〇

〇

〇

×

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

×

×

〇

〇

〇

〇

〇

×

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

×

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

C-441

10. その他

制御関連編

制 御 関連１０．そ の他

C-442

10. その他

制御関連編

制 御 関連１０．そ の他

C-443

10. その他

制御関連編（8）制御履歴情報のクリア
起動メニューから“”を選択すると、記録されている制御履歴情報を消去します。
“ 手動発呼スイッチ”と“通信スイッチ”を押しながら電源を ON して起動した場合と同様です。
注 9・この機能は Ver-2.11 以降で使用可能です。
■操作方法1）起動メニューから“”を選択して SET キーを押すと表示が点滅します。

2） 再度 SET キーを押します
下記表示の後、制御履歴記録を消去して起動します。

（9）省エネ制御関連の内部制御情報などをクリア
起動メニューから“”を選択すると、省エネ制御関連※ 1 の内部制御情報などを消去します。
この消去を実施しても省エネ制御関連の設定に影響はありませんが、各制御は停止状態となり、GHP 日報
情報はクリアされます。
※1・スケジュール制御、室内機パトロール制御、間引き制御、省エネ制御、省エネ設定制御、GHP 日報情報。
注 10・スケジュール制御、室内機パトロール制御、間引き制御、省エネ制御、省エネ設定制御、GHP 日報
情報。
■操作方法
1） 起動メニューから“”を選択して SET キーを押すと表示が点滅します。

2） 再度 SET キーを押します
下記表示の後、省エネ制御関連の内部制御情報などを消去して起動します。

（10）省エネ制御関連の設定値を初期化
起動メニューから“”を選択すると、省エネ制御関連※ 1 の設定内容を全て初期化します。
この初期化を実施すると、省エネ制御関連の内部制御情報などの消去も行われます。
※1・スケジュール制御、室内機パトロール制御、間引き制御、省エネ制御、省エネ設定制御、GHP 日報情報。
注 11・この操作によって初期化された設定は復元できません。注意して実施してください。
注 12・この機能は Ver-2.11 以降で使用可能です。
■操作方法1） 起動メニューから“”を選択して SET キーを押すと表示が点滅します。

2） 再度 SET キーを押します
下記表示の後、省エネ制御関連の設定値を初期化して起動します。


C-444

10. その他

制御関連編⑥ USB サービス端子の使用方法■ USB コネクターの位置
USB コネクター

JP4

HOME

UP DOWN SET
JP3
JP2
JP1

JP9

マイコン

JP6
DDR-2950B

JP7

H-UDI

JP8
JP5

高電圧注意

L
N

DON’T TOUCH

高電圧注意

本機の内部
■必要なケーブル

Aコネクター(パソコン側）

Bコネクター(遠隔監視アダプター側）

図のような、片側 A- 片側 B の標準ケーブルをご用意ください。

C-445

10. その他

制御関連編■ USB ドライバ ソフトのインストール
USB ケーブルで稼働中の本機とパソコンを初めて接続すると、パソコンがドライバのインストールを求めてきます。以下、WindowsXP を例に説明いたします。

別途提供するファイル“CZ-01AP50B_USB-SerialPorts.inf”の場所を指定してください。

C-446

10. その他

制御関連編
下記の警告が出ますが、「続行」をクリックしてください。

インストール終了

備考１：USBドライバ自体はWindowsに付属したものを使用します。
ファイル“CZ-01AP50B_USB-SerialPorts.inf”は、そのUSBドライバを使用するための定義ファイルです。
備考２：“CZ-01AP50B_USB-SerialPorts.inf”はWindows専用です。

C-447

10. その他

制御関連編■ USB ポートの使用方法
本機の USB サービス端子は、仮想シリアルポートとして動作します。
パソコン側は、通常のシリアルポートを使用する場合と同様に使用することができます。
ただし、通信速度やデータビット構成の設定は無効です。
USB ドライバをインストールすると、本機を仮想シリアルポートとして接続できます。そのポート番号
は下記の方法で知ることができます。

システムのプロパティ→ハードウェアからデバイスマネージャを開きます。
※下図はWindowsXPの例です。

“USB Serial Ports Driver（COM＊）”と表示されているのが、インストールしたUSBドライバです（＊はポート番号）。
この例では、シリアルポート“COM4”として使用できることがわかります。

■ USB サービス端子の使用上の注意
・ パソコンと本機を USB ケーブルで接続した状態で本機の電源を OFF すると、本機の電源を再度 ON
しても使用できない場合があります。
その場合は、一旦 USB ケーブルをはずし、パソコンソフト（設定ソフトなど）も一旦終了して、USB
ケーブルの接続から改めて行ってください。
・ USB ドライバ定義ファイル“CZ-01AP50B_USB-SerialPorts.inf”は本機専用のものです。他の機器では使用できません。また、このファイルは本機に付属していません。必要な方に別途配布させていただきます。

C-448

量 70g●外形寸法図

17

最多8台

70

源 DC16 V (室内ユニットより供給)

120

接 続 台 数 室内ユニット

電使用温度・ 0℃ ～ 40℃・20％ ～ 80％
湿度範囲(屋内設置専用)

質品
番 CZ-RSB4
外 形 寸 法 (高さ)120 mm ×(幅)70 mm ×(奥行)17 mm

16.7
83.5
16.6

13
33.4

9.4

9.4

10

66.8

5.4

8

C-449

4.4
4.4

●仕様

品番

11 6.8CZ-RSB4

外形寸法図《リモートセンサー》

10. その他
制御関連編

リモートセンサー / CZ-RSB4

33.5

10. その他

制御関連編

据付（電気）工事説明書

リモートセンサー
品番

CZ-RSB4●据付 ( 電気 ) 工事説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に施工してください。特に「安全上のご注意」は、施工前に必ずお読みください。
●据付工事完了後、「据付 ( 電気 ) 工事説明書」は、お客様で保管いただくよう依頼してください。
移設、修理の場合は「据付（電気）工事説明書」を工事担当の方へお渡しください。
●据付 ( 電気 ) 工事説明書に記載されていない方法や、指定の部品を使用しない方法で据え付けされたことにより事故や損害が生じたときには、当社では責任を負えません。
また、その据え付けが原因で故障が生じた場合は、製品保証の対象外となります。
●室内ユニットなどに付属の据付説明書も合わせてご覧ください。

付属品
小ネジ
M4 × 25（2本）

木ネジ
M3.8 × 16（2本）（埋込型 JISボックス用）（露出型 壁面用）

結束バンド
（1個）

※ リモコン配線は現地調達のため付属されていません。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

警告「死亡や重傷を負う
おそれがある内容」
です。

「軽傷を負うことや、損害が発生
注意 財産のするおそれがある
内容」です。

してはいけない内容（禁止事項）です。

警告
分解や改造は行わない

注意（感電・火災の原因）

配線は、所定のケーブルを確実に接続・固定する据付・電気工事は、販売店か専門業者に依頼する● 端子接続部に、ケーブルの外力が伝わらないようにする。
（発熱・火災等の原因）（感電・火災等の原因）

据付工事は、「据付（電気）工事説明書」に従って行う（感電・火災等の原因）

電気工事は、電気工事士が下記に従って行う● 電気設備に関する技術基準● 内線規程● 据付（電気）
工事説明書（感電・火災の原因）

実行しなければならない
内容（強制事項）です。

据付は、
リモコンの
重さに十分
耐える所に設置する● 取付強度を確保できない
場合には、必ず強度を確保
できる補強を行う。
（落下の原因）工事は、ユニットの漏電しゃ断器を「切」にしてから行う

次のような場所で使わない● 可燃性ガス等の漏れるおそれのあるところ● 腐食性ガス等の漏れるおそれのあるところ● 水や油（機械油含む）の飛沫の多いところ● 電圧変動の多いところ● 電磁波が出る機械のあるところ● 有機溶剤の飛沫するところ● 酸性やアルカリ性の溶液・特殊なスプレー等を頻繁に使うところ● 結露するところ（感電・火災等の原因）

ぬれた手で操作しない（感電の原因）水洗いしない（感電・火災の原因）（感電の原因）Printed in China
DC0515-40723
ACXF60-29573
85464369809021

C-450

10. その他

制御関連編

設置上のご注意
設置場所などリモコン配線
 配線図

5 mm以上

室内ユニット

リモートセンサー

1

1

2

50 mm以上

1～1.5 m床面
z 床面から1～1.5 mの高さに設置する（室内の平均的温度を感じる場所）
z 床面に対して垂直に設置する
z リモコンと並べて設置するときは、
左右5 mm、上下50 mm以上離す
z 次のような場所に設置しない• 直射日光や直接外気が当たる、窓際等• 室内の空気の流れから外れた、物かげや物の裏側等• 結露するところ（防湿・防滴仕様ではないため）• 近くに熱源があるところ• 据付面に凹凸があるところ
z テレビ・ラジオ・パソコンから1 m以上離す。
（映像の乱れ・雑音の原因）

2

リモコン配線（現地調達）• 極性なしリモコン配線用端子

 総配線長：500 m以内（室内ユニット間のリモコン配線は、
200 m以内） 接続可能台数
リモコン：最多2個（リモートセンサー含む）
室内ユニット：最多8台

 配線の種類z 柔軟性のある、0.5～1.25 mm2のケーブルを使う。
z 単線は使わない。
z シース部含む絶縁物の厚みが1 mm以上ある配線を使う。
z 推奨品※（ ）内：エコ電線• VCTF（EM-ECTF）• VCT（ECO120）※エコ電線について：紫外線（日光・照明など）の影響を受ける場合は、遮光するか耐紫外線用
を使う。

お願い
z 誤って、室内ユニットの他の端子（電源配線用端子など）に接続しないよう、注意してください。
（故障の原因）z 電源配線などといっしょにより合わせたり、同一金属管内に収納したりしないでください。
（誤動作の原因）z ユニット電源にノイズを誘導している場合は、
ノイズフィルタを取り付けてください。
※以下のような渡り配線は禁止です。
リモコン リモートセンサー

1 2

1 2

1 2

リモコン配線

1 2

室内ユニット

室内ユニット1 2

1 2

リモートセンサー

室内ユニット

リモコンと併用される場合
 室内ユニットが1台のとき設置例

 室内ユニットが複数台のとき

リモコン
（親）

リモートセンサー

リモコン
（親）

1 2

1 2

1 2

リモートセンサー
リモコン配線（現地調達）• 極性なし

1 2

リモコン
配線用端子

リモコン配線（現地調達）• 極性なし

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

リモコンは「親リモコン」
としてください。

お知らせ
z どの室内ユニットにリモコンやリモートセンサーを接続しても、動作します。

C-451

10. その他

制御関連編

取り付ける

1

お願い

下ケースをはずす

下ケースを取り付けるとき
z ネジは、下ケースにあたるまで締めてください。
（上ケース取り付け時に、ネジ頭が基板にあたり、故障の原因）
z ネジは、締めすぎないでください。
（下ケースの変形による、落下の原因）
z ドライバーを差し込む際は、ツメを折らない
よう注意してください。
上ケースを取り付けるとき
z 手順2 ❷の図の経路で配線し、余分な配線をケースに収納しないでください。
(配線はさみ込みによる基板破壊の原因)
z 基板上の部品に配線が触れないようにしてください。
(配線はさみ込みによる基板破壊の原因)

差し込んで
軽く回す
マイナス
ドライバー

2

壁に取り付ける
埋込型の場合露出型の場合z あらかじめ現地で壁内に埋込まれた下図に示すJISボックス（現地調達）に取り付けてください。

3

上ケースを取り付ける
z 上ケースのツメを合わせてから、下ケースのツメを合わせる。

1

z リモートセンサーが固定できる壁面に取り付けてください。

3

下ケースをJISボックスに取り付ける
z 配線は、下ケース中央の穴に通しておく。

1

上ケースを取り付ける
z 上ケースのツメを合わせてから、下ケースのツメを合わせる。

下ケースを壁に取り付けるニッパ等で切り取り、やすり等でバリを取る

はさみ込みに
ご注意！
ツメ
（2か所）

ツメ
（2か所）

ツメ
ネジ用穴

JISボックス（現地調達）z JIS C8340
1個用スイッチボックス（カバーなし）

ツメ
ネジ用穴
木ネジ
（付属）

小ネジ
（付属）

2

2

リモコン配線を接続する
上ケース
（裏）

上ケース
（裏）

端子台

配線を接続する向きに注意して
ください

結束バンド
（付属）
穴に通す

被覆を剥ぐ
約 6 mm下ケース（裏）

リモコン配線を接続する
z ケースの溝に沿って配線する

被覆を剥ぐ 約 6 mm

下ケース
（裏）

C-452

シースを剥ぐ 約 150 mm
配線を接続する向きに注意してください10. その他

制御関連編

仕様

66.8

番 CZ-RSB4

17

源 DC16 V（室内ユニットより供給）

9.4

5.4
13
33.4

C-453

4.4

16.6

8

接 続 台 数 室内ユニット 最多8台

11 6.8

9.4

120

電

4.4

量 70 g

使 用 温 度・ 0 °C ～ 40 °C・20 % ～ 80 %湿 度 範 囲 （屋内設置専用）

83.5

質

10
16.7

外 形 寸 法 （高さ）120 mm × (幅）70 mm ×（奥行き）
17 mm

70

33.5

品

外形寸法

単位：mm

10. その他

制御関連編

運転表示ランプキット / IND-TH80E

C-454

(1000mm)

C-455

3
4
5
6

6P 1
コネクタ 2

表示部

灰
赤

中継
コネクタ

灰

青
赤

付属部品

1
2
3
4
5
6

T10
黄色

室内コントロール基板

クランパー(１５０ｍｍ)(1200mm)

③

番号

運転

① 室内ユニットが運転状態にあるときには、常に運転ランプ（緑）が点灯します。警報が発生した場合、もしくは運転を停止した場合には消灯します。
② 警報が発生すると、警報ランプ（赤）が点灯します。
ユニットが正常に復帰した場合、もしくは運転を停止した場合には消灯します。警報の内容についてはワイ
ヤードリモコン(別売品)に表示されます。
③ ランプがまったく点灯しない場合には、電源を切ってもう一度配線の接続をチェックしてください。
警報【警報状態】

警報【運転状態】

運転

２

個数

室内コントロール
基板Ｔ１０コネクタ（６Ｐ黄）ランプ表示について●接続方法① 表示部を取り付けます。
② 表示部の配線に付属の中継用ワイヤーを接続します。
③ 中継用ワイヤーを室内コントロール基板のT10コネクタに接続します。
④ 配線があまった場合は付属のクランパーで結束してください。

●接続図

青

１

中継用
ワイヤー

②

配線のしかた

１

個数

表示部

付属部品

①

番号

付属部品

85464369496001

カバーＡ

図２

表示部

広げる

図３

カバー
表示部

カバーＡ

切り欠きに通す

図４

板金の穴に固定① ビス２本をはずして、パネル裏側よりカバーＡをはずします。
② 表示部の取り付け位置にカバーがついていますので、図３の箇所を広げながらはずします。
カバーを固定しているテープは輸送保護用ですので取り除いてください。
③ パネルに表示部をはめ込みます。
④ 表示部のリード線をパネルの切り欠きを通して、板金の穴を利用してクランパーで固定します。
（図４）⑤ カバーＡを取り付けます。

●金属パネルの場合

図１

接続する

カバー

① ビスを２本はずしてパネル裏側よりカバーＡをはずします。
矢印の箇所に爪がありますので、そこからカバーＡをはずしてください。(図１)② 表示部の取り付け位置にカバーがついていますので、ビスを１本はずしてパネルの表側から押し込んではずします。（図２）③ パネルに表示部をはめ込みます。６Ｐ白コネクタが奥までしっかりと接続されていることを確認してください。
④ 表示部のリード線をルーバーのシャフトに接触しないように整形します。図２の丸印の部分に配線通し用の溝がありますので、リード線がたるみがないよう溝にはめ込んでください。
⑤ カバーＡを取り付けます。このとき、図１の矢印の箇所の爪を確実にはめ込んでください。

●樹脂パネルの場合

天井パネルをはずしてから作業を行ってください。

表示部の取り付けかた

10. その他
制御関連編

10. その他

制御関連編

運転表示ランプキット / CZ-10TRP

ＣＺ－10ＴＲＰ

C-456

10. その他

制御関連編(CZ-10TRP)
ランプ表示について① 室内ユニットが運転状態にあるときには、常に運転ランプ（緑）が点灯します。警報が発生した場合、もしくは運転を停止した場合には消灯します。
② 警報が発生すると、警報ランプ（赤）が点灯します。ユニットが正常に復帰した場合、もしくは運転を停止した場合には消灯します。
警報の内容についてはリモコンに表示されます。
③ ランプがまったく消灯しない場合には、電源を切ってもう一度配線の接続を確認してください。

表示部の取り付けかた① サイドパネルは吸込グリルを開き、ビス１本をはずしてから前面（矢印方向）へ移動させてはずします。（図Ａ）② マイナスドライバーの先端にビニールテープを巻き、カバーの○印の下の側面の溝に差し込んで、まっすぐ押しながらはずしてください。（図Ｂ）（過剰に力を加えすぎると、爪の破損やパネルを傷つける恐れがありますのでご注意ください。）③ パネルにリード線を通してから表示部をパネル穴に取付けます。
（表示部の突起部がパネル穴で固定されます。)④ 表示部のリード線は、ルーバーモーターの配線を固定しているクランパーに固定します。（図Ｃ）⑤ サイドパネルを取付けます。
⑥ 表示部からのリード線はルーバーモーター等の配線に添わせてクランパーで固定します。（図Ｄ）※電装ボックスの上側の穴を使用して引き込みます。
⑦ ６Ｐ黄コネクタを室内コントロール基板のＴ１０コネクタに接続します。
マイナスドライバー（ビニールテープを巻く）

サイドパネル

図Ａ

図Ｂ
パネル

ビニールテープ

カバー◯印の下の側面の溝に差し込む

吸込グリル
クランパー

図Ｄ

図Ｃ
クランパー

表示部

Ｔ１０コネクタ（６Ｐ黄）〈注１〉表示部の配線は電源引込線などといっしょにより合わせると誤動作の原因となりますので避けてください。
〈注２〉ユニット電源にノイズを誘導している場合は、ノイズフィルタを取り付ける等の処置が必要です。
８５４６４３６９４８３０００

C-457

10. その他

制御関連編

ピー エ イ ム ス

P-A I MS システム
基本ソフト 	料金計算ソフト 	
デマンドソフト 	
レイアウト表示ソフト 	
設備管理ソフト 	
グラフ表示ソフト 	
BACnet 通信ソフト 	
Web ソフト 	
カメラ空調省エネソフト 	
カメラ換気省エネソフト 	
カメラ照明省エネソフト 	

：CZ-10SWB3：CZ-10SWB3A：CZ-10SWB3D：CZ-10SWB3G：CZ-10SWB3S：CZ-10SWB3T：CZ-10SWB3B：CZ-10SWB3W：CZ-10SWB3CA：CZ-10SWB3CV：CZ-10SWB3CL①システムの概要
1）概要
・ P-AIMS システムは、中規模～大規模ビル向けの PAC/GHP 専用集中管理システムです。
・ 接続できる室内機の台数が異なる P-AIMSmini と P-AIMSnano があります。
・ 市販のパソコン（Windows10 Pro 64bit または Windows 8.1 Professional 64bit）を使用するソフト
ウェア販売です。
・ 1 台の P-AIMS システム（パソコンは別途手配）に、最多 1,024 台の室内ユニット（室外ユニットは最多
960 台）が接続できます。
・ 1 台の P-AIMS mini（パソコンは別途手配）に、最多 64 台の室内ユニット（室外ユニットは最多 64 台）が接続できます。
・ 1 台の P-AIMS nano（パソコンは別途手配）に、最多 16 台の室内ユニット（室外ユニットは最多 16 台）が接続できます。
・ PAC・GHP が混在したビルであっても、1 台の P-AIMS システムで管理できますが、リンク配線を分ける必要があります。
・ e-CUT 機能・室内ユニット集中コントロール・運転状態監視・空調エネルギー按分・空調料金計算など多機能です。
・ 空調料金を計算できます。CSV ファイル（Excel 互換）で出力できます。
（CZ-10SWB3A）
・ 警報・状態変化履歴のデータを、CSV ファイル（Excel 互換）で出力できます。
・ 専用の通信アダプター（CZ-10APB3A）を室内外操作線に接続する方式です。室内ユニット側への新たな配線は不要ですので、既築のビルであっても施工が容易です。
・ レイアウト表示ソフトを使用することで、平面図から室内ユニットの監視、制御ができます。
・ 通信アダプターわたりの通信系統は最多 8 系統まで接続が可能です。
・ E 形 GHP 以降の新、旧 GHP（三洋電機株式会社製含む）を 1 台のシステムで監視、制御ができます。
・ セキュリティ、火災報知器信号との連動制御を行うことができます。
・ 空調機以外のビル設備機器の監視・制御を行うことができます。
・ BACnet（IPv4、IPv6）規格で他社との接続を行うことができます。
・ Web 機能を使用して遠隔監視・制御を行うことができます。
2）関連機器・ CZ-10SWB3（基本ソフト）
監視、制御、スケジュール運転、警報履歴、画面ハードコピー。CSV 出力。
・ CZ-10SWB3A（料金計算ソフト）
電気、ガス空調使用料金計算。CSV 出力。
・ CZ-10SWB3D（デマンドソフト）
室外、室内ユニット毎のデマンド制御。室外、室内のサイクリック制御。
・ CZ-10SWB3G（レイアウト表示ソフト）
レイアウト表示画面（平面図）での表示 / 操作が可能。
・CZ-10SWB3S（設備管理ソフト）
空調機以外の設備機器を監視・制御する事ができます。リモートステーション盤が必要です。
・ CZ-10SWB3T（グラフ表示ソフト）
空調機、設備機器等の運転時間、電力使用量、ガス使用量、設定温度などの履歴をグラフ表示。
・ CZ-10SWB3B（BACnet ソフト）
他社と BACnet（IPv4、IPv6）規格で接続する事が可能。
・ CZ-10SWB3W（Web ソフト）
空調・ビル設備の遠隔監視・制御が可能。
C-458

10. その他

制御関連編

・ CZ-10APB3A
通信アダプターです。
リンク配線 2 系統に 1 台必要です。
防滴仕様ではありませんので、必ず屋内か制御盤などの中に設置してください。
・ CZ-CAPL1、CZ-CAPA1（オン / オフ制御用ローカルアダプター）
EMA 標準 HA 端子を備えた機器や、接点信号で ON/OFF できる機器を P-AIMS システムから ON/OFF 制
御や状態監視を行うためのインターフェイス BOX です。
詳しくは専用の資料をご覧ください。

C-459

10. その他

制御関連編②ハードウェア構成

客先手配

外付けHDD

プリンタ

モニター

他社BACnet接続

USB

RGB

USB

ホストパソコン

Ethernet

USB

UPS

USB
USB/485
変換機

USB/485
変換機

USB/485
変換機

USB/485
変換機

RS-485
CZ-10APB3A

RS-485
CZ-10APB3A

CZ-10APB3A

リモート盤

室外ユニット

室外ユニット

室外ユニットリモート盤

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

リモート盤

リンク配線

パナソニック手配（空調標準通信配線）

通信系統
空調最多8系統
リモート盤最多4系統

C-460

10. その他

制御関連編③システムの機能
1）e-CUT 機能・ 省エネ設定
・ 設定温度自動リターン（冷房、暖房別）
・ 消し忘れ防止・ 設定温度範囲制限（冷房、暖房別）
・ タイマー省エネ / 効率運転
・ デマンドモード
・ 運転自動停止
2）室内ユニット集中コントロール
・ 運転 / 停止（個別 / 一括 / 制御グループごと）
・ 運転モード切換（冷房 / 暖房 / ドライ / 送風 / 冷暖自動）・ 風速設定（弱風 / 強風 / 急風 / 自動）・ 風向設定（5 段階およびスイング）･･･････ リモコンレス設定の時のみ・ 室温設定・ 集中モード設定（手元許可 / 禁止 1 ～ 4）
さらにリモコンでの操作禁止項目の変更もできます。
・ 1 日 20 回までのスケジュール設定が可能です。当日、翌日、翌々日だけの変更も可能です。
3）空調エネルギー按分
・ 室内ユニットごとの累積運転時間計数（風速別）
・ 室内ユニット / 室外ユニットごとの累積発停回数計数
・ 室内ユニットごとのガス・電気の空調消費按分率計算（オン / オフ用ローカルアダプターの場合はサーモ
ON 信号入力を使用することで可能ですが、制限事項があります。）
・ テナントごとのガス・電気の空調使用料金計算（オン / オフ用ローカルアダプターの場合はサーモ ON 信
号入力を使用することで可能ですが、制限事項があります。）
・ 照明等の電力使用量表示4）運転モニター
・ 運転状態監視（運転 / 停止・冷暖モード・警報関連・風向・設定温度・室温）・ 警報履歴（発生日時・警報内容）の表示（過去 2 万件分）
・ 操作、状態変化履歴の表示（過去 20 万件分）
・ フィルター清掃サイン・エンジンオイル点検サインの確認
・ 外部一括異常出力（リレー接点）
5）その他
・ Windows10 Pro 64bit または Windows 8.1 Professional 64bit 採用
・ 遅延運転によるキュービクル保護・ オン / オフ制御用ローカルアダプターによる外部機器の ON/OFF・ 操作状況に応じた操作ヘルプ画面
・ すべてのデータを毎日、外付けハードディスクに自動保存可能
・ 按分データ・警報履歴等を CSV ファイルで出力可能
・ プリンター（現地手配）を接続すれば、各種データの印刷（画面ハードコピー）が可能
・ 外部一括停止入力対応（火災報知器など）
・ 暗証番号による画面表示禁止機能
・ レイアウト表示ソフトを使用することで、平面図から室内ユニットの監視、制御が可能
・ セキュリティ信号等との室内ユニット連動停止が可能
・ デマンドソフトを使用することで、室外ユニット、室内ユニットのサイクリック制御が可能
・ 保守登録を設定することで、警報表示の復旧、スケジュール制御を停止することが可能
・ UPS の停電信号を入力することで、パソコンの自動シャットダウンが可能
・ 空調機以外のビル設備機器の監視・制御が可能
・ BACnet（IPv4、IPv6）規格で他社との接続が可能
・ Web ソフトを使用することで空調・ビル設備の遠隔監視・制御が可能

C-461

10.
制御その他
関連

制御関連編

１０．そ の他④システム機能詳細④システム機能詳細
1）システム機能
1)システム機能
1-1 パスワードの設定
１－１パスワードの設定
システムの各機能に対して、パスワードにより管理レベルを制限することができます。
システムの各機能に対して、パスワードにより管理レベルを制限することができます。
1-2 システム時刻の設定
１－２システム時刻の設定
Ｐ-ＡＩＭＳ
システム側で修正時刻を設定すると１秒間に０．１秒ずつ修正を行います。
P-AIMS システム側で修正時刻を設定すると1 秒間に 0.1 秒ずつ修正を行います。

2)監視・操作機能
2）監視・操作機能
２－１状態監視2-1 状態監視
各機器の現在の運転／停止、冷暖モード、設定温度、室温、風速、風向、集中、警報の状況を一覧リストに表示
各機器の現在の運転 / 停止、冷暖モード、設定温度、室温、風速、風向、集中、警報の状況を一覧リストに表します。また、その値が変化した場合にはリアルタイムに表示を変更します。
示します。また、その値が変化した場合にはリアルタイムに表示を変更します。

２－２操作出力
2-2 操作出力
一覧リスト上で、各機器の運転／停止、冷暖モード、設定温度、風速、風向、集中の操作ができます。
一覧リスト上で、各機器の運転 / 停止、冷暖モード、設定温度、風速、風向、集中の操作ができます。
また、同一の操作出力であれば複数台の一括操作ができます。
また、同一の操作出力であれば複数台の一括操作ができます。
2-3 グループ毎の一括操作
２－３グループ毎の一括操作一覧リスト上から、後述“4）4-1 グループ制御”により登録されたグループ毎に運転 / 停止、冷暖モード、一覧リスト上から、後述“４）４－１グループ制御”により登録されたグループ毎に運転／停止、冷暖モード、
設定温度、風速、集中 / 個別、風向の操作、設定変更ができます。
設定温度、風速、集中／個別、風向の操作、設定変更ができます。
2-4 警報（故障）監視
２－４警報（故障）監視
各機器について、警報（故障）発生を常時監視します。
各機器について、警報（故障）発生を常時監視します。
警報（故障）が発生した場合には、ディスプレイ画面上の“警報表示部”に、新たに発生した警報（故障）を警報（故障）が発生した場合には、ディスプレイ画面上の“警報表示部”に、新たに発生した警報（故障）を表表示します。複数の警報が発生している場合は、最新の警報を表示します。また、同時に“ブザー”を鳴動さ示します。複数の警報が発生している場合は、最新の警報を表示します。また、同時に“ブザー”を鳴動させてせて通知します。ブザーはパソコン本体のブザーを使用します。状態監視画面警報欄は警報コードを表示
通知します。ブザーはパソコン本体のブザーを使用します。状態監視画面警報欄は警報コードを表示します。
します。

C-462

10. その他

制御関連編

制御2-5
関フィルターサイン監視
連

１０．そ の他

各室内ユニットのフィルターサインを常時監視します。
２－５フィルターサイン監視
フィルターサインが発生した場合、室内ユニット情報画面に「フィルターサイン」表示をします。
各室内ユニットのフィルターサインを常時監視します。
警報履歴表示、警報発生のメッセージはありません。また、ブザー鳴動は行いません。
フィルターサインが発生した場合、室内ユニット情報画面に「フィルターサイン」表示をします。
保守設定中の場合、室内ユニット情報画面に「フィルターサイン」表示をしますが、リセット操作はできま
警報履歴表示、警報発生のメッセージはありません。また、ブザー鳴動は行いません。
せん。
保守設定中の場合、室内ユニット情報画面に「フィルターサイン」表示をしますが、リセット操作はできません。

２－６室内ユニット情報監視
2-6 室内ユニット情報監視
各室内ユニットの運転回数を表示します。
各室内ユニットの運転回数を表示します。
各室内ユニットの運転時間を表示します。運転時間はＰ-ＡＩＭＳ システムで計算している値です。室内ユニッ
各室内ユニットの運転時間を表示します。運転時間は P-AIMS システムで計算している値です。室内ユトが保持している値とは異なります。
ニットが保持している値とは異なります。
２－７エンジンオイル点検監視
2-7 エンジンオイル点検監視
各室外ユニット（ＧＨＰのみ）のエンジンオイル点検を常時監視します。
各室外ユニット（GHP のみ）のエンジンオイル点検を常時監視します。
エンジンオイル点検が発生した場合、室外ユニット情報画面にオイル点検を表示します。
エンジンオイル点検が発生した場合、室外ユニット情報画面にオイル点検を表示します。
オイル点検は警報履歴に表示し、警報発生のメッセージ、ブザー鳴動を行います。
オイル点検は警報履歴に表示し、警報発生のメッセージ、ブザー鳴動を行います。

C-463

10.
制
御その他
関連

制御関連編

１０．そ の他

2-8 室外ユニット情報監視
２－８室外ユニット情報監視
室外ユニットデマンド設定ができます。
（PAC のみ）
室外ユニットデマンド設定ができます。（ＰＡＣのみ）
室外ユニットエンジン運転時間、オイル交換後運転時間を表示します。
（GHP のみ）
室外ユニットエンジン運転時間、オイル交換後運転時間を表示します。（ＧＨＰのみ）

3) 表示機能3)表示機能３－１表示画面
3-1 表示画面
主表示部は力ラー液晶表示とし、日本語処理による高解像度のグラフィックス表示とします。
主表示部は力ラー液晶表示とし、日本語処理による高解像度のグラフィックス表示とします。
3-2 ヘルプ（操作方法）表示
３－２ヘルプ（操作方法）表示
各画面の操作ガイダンスを表示します。
各画面の操作ガイダンスを表示します。
3-3 警報発生継続状況表示
現在発生継続中の警報（故障）について、最新のものから順次一覧リストに表示します。警報が復旧した場
３－３警報発生継続状況表示
合は一覧リストから削除します。一覧リストでは最大 2,000 件を表示します。
現在発生継続中の警報（故障）について、最新のものから順次一覧リストに表示します。警報が復旧した場合は3-4
警報履歴表示一覧リストから削除します。一覧リストでは最大２，０００件を表示します。
発生継続中の警報（故障）も含め、警報の発生・復旧履歴を一覧リストに表示します。一覧リストでは最大
2,000 件を表示します。警報履歴データは過去 20,000 件分を記憶し、これを超えた場合には古いデータ
３－４警報履歴表示
発生継続中の警報（故障）も含め、警報の発生・復旧履歴を一覧リストに表示します。一覧リストでは最大から順次消去します。また、期間を指定して検索・表示することができます。
２，０００件を表示します。警報履歴データは過去２０，０００件分を記憶し、これを超えた場合には古いデー
タから順次消去します。また、期間を指定して検索・表示することができます。

C-464

10. その他

制御関連編

制 御 関連１０．そ の他
3-5連
未確認警報表示制御３－５未確認警報表示
関１０．そ の他発生継続中の警報（故障）も含め、オベレータによる確認操作が行われていない警報履歴を表示します。ま
発生継続中の警報（故障）も含め、オベレータによる確認操作が行われていない警報履歴を表示します。また、
３－５未確認警報表示
た、警報を確認した担当者の登録が可能です。一覧リストでは最大 2,000 件を表示します。
警報を確認した担当者の登録が可能です。一覧リストでは最大２，０００件を表示します。
発生継続中の警報（故障）も含め、オベレータによる確認操作が行われていない警報履歴を表示します。また、警報を確認した担当者の登録が可能です。一覧リストでは最大２，０００件を表示します。

３－６状態変化・操作履歴表示
3-6 状態変化・操作履歴表示
各機器の現在までの状態変化、中央監視装置による操作履歴を一覧リストに表示します。（１日単位）
３－６状態変化・操作履歴表示
各機器の現在までの状態変化、中央監視装置による操作履歴を一覧リストに表示します。
（1 日単位）一覧リストでは最大２，０００件を表示します。状態変化・操作履歴データは過去２００，０００件を記憶し、各機器の現在までの状態変化、中央監視装置による操作履歴を一覧リストに表示します。（１日単位）
一覧リストでは最大2,000件を表示します。
状態変化・操作履歴データは過去
200,000
件を記憶し、これこれを超えた場合には古いデータから順次消去します。また、期間を指定して検索・表示することができます。
一覧リストでは最大２，０００件を表示します。状態変化・操作履歴データは過去２００，０００件を記憶し、を超えた場合には古いデータから順次消去します。また、期間を指定して検索・表示することができます。
これを超えた場合には古いデータから順次消去します。また、期間を指定して検索・表示することができます。

C-465

10. その他

制御関連編4）制御機能制御4-1
関グループ制御連

１０．そ の他制御グループに登録された各室内ユニットについて、前述“2）2-3 グループ毎の一括操作”による運転 / 停4)制御機能止、冷暖モード、設定温度、風速、風向、集中の操作、設定変更ができます。
４－１グループ制御
制御グループに登録された各室内ユニットについて、前述“２）２－３グループ毎の一括操作”による運転／停制御グループは最多 100 件登録可能です。
止、冷暖モード、設定温度、風速、風向、集中の操作、設定変更ができます。
4-2
スケジュール制御
制御グループは最多１００件登録可能です。
スケジュールグループに登録された各室内ユニットについて、予め設定したスケジュールにより自動発停
４－２スケジュール制御の操作をさせます。
スケジュールグループに登録された各室内ユニットについて、予め設定したスケジュールにより自動発停の操作
1) スケジュールによる発停パターンは 30 モード（コメント入力可能）の設定ができ、カレンダー上で日毎をさせます。
及び、曜日毎にモードの指定ができます。
1)スケジュールによる発停パターンは３０モード（コメント入力可能）の設定ができ、カレンダー上で日毎及び、曜日毎にモードの指定ができます。
2) 各モードにおいて、機器毎に任意の運転時間を各 20 回まで設定できます。
2)各モードにおいて、機器毎に任意の運転時間を各２０回まで設定できます。
3) カレンダースケジュールは、当月を含めて 1 年後まで設定できます。
3)カレンダースケジュールは、当月を含めて１年後まで設定できます。
4) 設定できる範囲は運転 / 停止、冷暖モード、設定温度、風速、風向、集中です。
4)設定できる範囲は運転／停止、冷暖モード、設定温度、風速、風向、集中です。
5) 当日、翌日、翌々日のみ時間変更のスケジュール登録が可能です。
5)当日、翌日、翌々日のみ時間変更のスケジュール登録が可能です。

４－３イベント制御
4-3 イベント制御
イベントグループに登録された各機器・装置について、設定した入力条件により連動発停の操作を
イベントグループに登録された各機器・装置について、設定した入力条件により連動発停の操作をさせることができます。
させることができます。
４－４リモコン禁止／許可制御
4-4 リモコン禁止 / 許可制御
禁止できる項目は運転／停止、温度設定、冷暖モード、風速、風向です。
禁止できる項目は運転 / 停止、温度設定、冷暖モード、風速、風向です。
三洋電機株式会社製）は以下の集中５～７の設定ができます。
Ｅ、Ｆ形ＧＨＰ（
E、F 形 GHP（三洋電機株式会社製）
は以下の集中 5 ～ 7 の設定ができます。
Ｓ、Ｍ、Ｋ、Ｊ、Ｈ、Ｇ形ＧＨＰ（三洋電機株式会社製含む）は集中１～４の設定ができます。集中１～４の禁止
S、M、K、J、H、G 形 GHP（三洋電機株式会社製含む）は集中 1 ～ 4 の設定ができます。集中 1 ～ 4 の禁止
項目は変更が可能です。
項目は変更が可能です。
運転／停止
温度設定
モード設定
風速設定
風向設定
運転 / 停止
温度設定
モード設定
風速設定
風向設定
個別
○
○
○
○
○
個別
○
○
○
○
集中１
×
○
○
○
○ ○
集中
1
×
○
○
○
集中２
×
×
×
○
○ ○
集中
2
×
×
×
○
集中３
○
×
×
○
○ ○
集中 3
集中４
○ ○
○ ×
× ×
○ ○
○ ○
集中 4
集中５
× ○
○ ○
○ ×
○ ○
－ ○
集中 5
集中６
× ×
× ○
× ○
○ ○
－ 集中
6
×
×
×
○
集中７
○
×
×
○
－ 集中 7
○
×
×
○
C-466

10.
制
御その他
関連

制御関連編
１０．そ
の他

4-5 保守登録
４－５保守登録
メンテナンス中の機器・装置について、保守登録を指定できます。
メンテナンス中の機器・装置について、保守登録を指定できます。
保守登録が指定された機器・装置はＰ-ＡＩＭＳ
システムからの操作を禁止し、警報（故障）
監視を停止します。
保守登録が指定された機器・装置は P-AIMS
システムからの操作を禁止し、警報（故障）
監視を停止します。
警報発生中に保守登録を行った場合、状態監視画面警報欄の表示は保守します。警報履歴は復旧となります。警
警報発生中に保守登録を行った場合、状態監視画面警報欄の表示は保守します。警報履歴は復旧となりま報発生のメッセージ、ブザー鳴動はありません。保守設定画面警報欄の警報表示は復旧となります。
す。警報発生のメッセージ、ブザー鳴動はありません。保守設定画面警報欄の警報表示は復旧となります。
保守登録後に警報が発生した場合、状態監視画面警報欄の表示は保守します。警報履歴、保守設定画面警報欄も保守登録後に警報が発生した場合、状態監視画面警報欄の表示は保守します。警報履歴、保守設定画面警報
警報表示は行いません。
欄も警報表示は行いません。
保守設定中はイベント制御、スケジュール制御は動作しません。
保守設定中はイベント制御、スケジュール制御は動作しません。

４－６設定温度自動リターン制御
4-6 設定温度自動リターン制御
手元リモコンなどで設定温度を変更しても、一定時間が過ぎると自動的に設定温度が元に戻ります。
手元リモコンなどで設定温度を変更しても、一定時間が過ぎると自動的に設定温度が元に戻ります。
4-7 消し忘れ防止制御
４－７消し忘れ防止制御
設定した停止時刻に空調を自動停止します。停止時刻から終了時刻の間は、自動停止時間の間隔（10 分な
設定した停止時刻に空調を自動停止します。停止時刻から終了時刻の間は、自動停止時間の間隔（10分など）ど）で自動停止を行います。
で自動停止を行います。
4-8 設定温度範囲制限制御
４－８設定温度範囲制限制御
リモコンで使用可能な設定温度の制限を行う事が出来ます。上限 28℃、下限 26℃と設定した場合、リモン
リモコンで使用可能な設定温度の制限を行う事が出来ます。上限２８℃、下限２６℃と設定した場合、リモンコ
コンで 24℃を設定しても、P-AIMS から、下限設定の 26℃に変更します。
ンで２４℃を設定しても、Ｐ-ＡＩＭＳ から、下限設定の２６℃に変更します。

４－９デマンド/ピークカット制御
4-9 デマンド / ピークカット制御
室外機のデマンド制御を行い、消費電力のピークカットを行うことができます。１日２回設定できます。
室外機のデマンド制御を行い、消費電力のピークカットを行うことができます。1 日 2 回設定できます。
４－１０運転自動停止制御
4-10 運転自動停止制御
空調機を設定した時間後に自動停止します。
空調機を設定した時間後に自動停止します。
5) 印刷機能
5)印刷機能5-1 外部プリンタによる印刷
５－１外部プリンタによる印刷
1) 警報発生履歴、操作 / 状態変化履歴の印刷
1)警報発生履歴、操作／状態変化履歴の印刷
指定された期間について、警報（故障）の発生 / 復旧、操作、状態変化の履歴を印刷します。
指定された期間について、警報（故障）の発生／復旧、操作、状態変化の履歴を印刷します。
2)画面のハードコピー印刷
2) 画面のハードコピー印刷
表示画面を印刷します。
表示画面を印刷します。

C-467

10. その他

制御関連編

制御関
連
6）データ保存機能

１０．そ の他

6)データ保存機能
6-1 自動バックアップ
６－１自動バックアップ
データベースを自動バックアップします。
（1 日 1 回）
データベースを自動バックアップします。
（１日１回）
警報履歴、操作 / 状態変化履歴データ（日単位）を CSV 形式で自動バックアップします。
（1 日 1 回）
警報履歴、操作／状態変化履歴データ（日単位）をＣＳＶ形式で自動バックアップします。
（１日１回）
6-2 警報履歴、操作 / 状態変化履歴データの保存
６－２警報履歴、操作／状態変化履歴データの保存
警報履歴、
操作 / 状態変化履歴データを任意の期間で指定し、外部の記録メディアに CSV 形式で保存する
警報履歴、操作／状態変化履歴データを任意の期間で指定し、外部の記録メディアにＣＳＶ形式で保存することことができます。
ができます。
7）その他機能7)その他機能
7-1UPS 自動シャットダウン
７－１ＵＰＳ自動シャットダウン
UPS の停電信号により自動シャットダウンを行います。
ＵＰＳの停電信号により自動シャットダウンを行います。
8）料金計算機能（別途、料金計算ソフト CZ-10SWB3A が必要です）
8)料金計算機能（別途、料金計算ソフトＣＺ－１０ＳＷＢ３Ａが必要です）
8-1 空調エネルギー按分データの表示
８－１空調エネルギー按分データの表示
各室内ユニット、テナント毎にサーモ ON・OFF 積算時間（急風、強風、弱風、合計）の表示が可能です。
各室内ユニット、テナント毎にサーモＯＮ・ＯＦＦ積算時間（急風、強風、弱風、合計）の表示が可能です。
サーモ ON・OFF 積算時間は全時間、時間内、時間外、特定日毎に集計が可能です。
サーモＯＮ・ＯＦＦ積算時間は全時間、時間内、時間外、特定日毎に集計が可能です。
各室内ユニット、テナント毎に電気 / ガス使用量の表示が可能。全時間、時間内、時間外、特定日毎に集計
各室内ユニット、テナント毎に電気／ガス使用量の表示が可能。全時間、時間内、時間外、特定日毎に集計が可能です。 が可能です。

８－２積算値表示
8-2 積算値表示
電力メータ、ガスメータの積算値を一覧リストに表示します。
電力メータ、ガスメータの積算値を一覧リストに表示します。 現在までの累積値、任意に指定した期間の現在までの累積値、任意に指定した期間の全時間、時間内、時間外、特定日毎の積算値を表示します。
全時間、時間内、時間外、特定日毎の積算値を表示します。
８－３印刷機能
8-3 印刷機能
各室内ユニット、テナント毎のサーモＯＮ・ＯＦＦ積算時間、按分率、使用量の印刷ができます。
各室内ユニット、テナント毎のサーモ ON・OFF 積算時間、按分率、使用量の印刷ができます。
電力メータ、ガスメータ積算値の印刷ができます。
電力メータ、ガスメータ積算値の印刷ができます。
８－４保存機能8-4 保存機能
按分データ、積算値データは過去１年分を保存します。
按分データ、積算値データは過去 1 年分を保存します。
空調エネルギーデータを任意の期間で指定し、外部の記録メディアにＣＳＶ形式で保存できます。
空調エネルギーデータを任意の期間で指定し、外部の記録メディアに CSV 形式で保存できます。
空調エネルギーデータをＣＳＶ形式で自動バックアップします。（１日１回）
空調エネルギーデータを CSV 形式で自動バックアップします。
（1 日 1 回）
日単位データ：サーモＯＮアダプタ値
月単位データ（締め日基準で１ヶ月の合計値）電力メータ、ガスメータ積算値、電力、ガス使用量
日単位データ：サーモ ON アダプタ値
保存データは、汎用ソフト（Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ
Ｅｘｃｅｌ）で利用できます。
月単位データ（締め日基準で 1 ヶ月の合計値）
電力メータ、ガスメータ積算値、電力、ガス使用量
保存データは、汎用ソフト（Microsoft Excel）で利用できます。
C-468

制
御その他
関連
10.

１０．そ
の他
制御関連編

9）レイアウト表示機能（別途、レイアウト表示ソフト CZ-10SWB3G が必要です）
9)レイアウト表示機能（別途、レイアウト表示ソフトＣＺ－１０ＳＷＢ３Ｇが必要です）
９－１レイアウト表示
9-1 レイアウト表示
各機器の現在の運転／停止、冷暖モード、設定温度、室温、風速、風向、集中、警報の状況を表示します。
各機器の現在の運転 / 停止、冷暖モード、設定温度、室温、風速、風向、集中、警報の状況を表示します。
また、その値が変化した場合にはリアルタイムに表示を変更します。
また、その値が変化した場合にはリアルタイムに表示を変更します。
画面上で、各機器の運転／停止、冷暖モード、設定温度、風速、風向、集中の操作ができます。
画面上で、各機器の運転 / 停止、冷暖モード、設定温度、風速、風向、集中の操作ができます。
また、同一の操作出力であれば複数台の一括操作ができます。
最大４画面を同時に表示させることができます。
また、同一の操作出力であれば複数台の一括操作ができます。
操作窓を使用して、拡大表示させることができます。
最大 4 画面を同時に表示させることができます。 操作窓を使用して、拡大表示させることができます。
機器検索用サイドバーで機器の検索ができます。
機器検索用サイドバーで機器の検索ができます。
レイアウト図切り替えサイドバーでレイアウトの切り替えができます。
レイアウト図切り替えサイドバーでレイアウトの切り替えができます。

C-469

10. その他

制御関連編10) デマンド制御（別途、デマンド制御ソフト CZ-10SWB3D、デマンドコントローラが必要です）
10-1 室外ユニットデマンド制御
デマンドレベル（3 段階）毎に室外ユニットのデマンド制御を登録できます。
デマンド制御設定内容は機種により異なります。
10-2 室内ユニットデマンド制御
デマンドレベル（3 段階）毎に室内ユニットのデマンド制御を登録できます。
室内ユニットの制御はサーモ OFF、設定温度± 1℃、設定温度± 2℃の 3 種類です。
10-3 室外ユニットサイクリック制御
制御グループ 1 から制御周期に従い順次サイクリック制御を行います。該当の室外ユニットは停止します。
10-4 室内ユニットサイクリック制御
制御グループ 1 から制御周期に従い順次サイクリック制御を行います。該当の室内ユニットはサーモ OFF
します。
11) 設備管理制御（別途、設備管理ソフト CZ-10SWB3BS、端末ユニット、リモートステーション盤が必要です）
11-1 設備管理ソフト機能
デジタル入力、デジタル出力、パルス入力、アナログ入力、アナログ出力可能な端末ユニットを組み合わせる事で、設備機器の発停、状態、警報監視、積算値、アナログ表示・設定の機能を持っています。
12) BACnet 通信（別途、BACnet 通信ソフト CZ-10SWB3B が必要です）
12-1BACnet 通信ソフト機能
BACnet 通信規格（ANSI/ASHRAE135-2004、IEIJ-G-0006：2006（電気設備学会制定））に準拠。
室内機 255 台まで接続可能。I/F 機能だけでなく、P-AIMS ソフトでの監視・制御が可能。
13) Web 接続（別途、Web ソフト CZ-10SWB3W が必要です）
13-1Web ソフト機能
イントラネット、インターネットを利用して空調・ビル設備の遠隔監視・制御が可能です。
また、料金計算データ等のダウンロードが可能です。

C-470

10. その他

制御関連編⑤ P-AIMS システム系統図例
通常の空調工事の配線
P-AIMSシステムの配線
CZ-10SWB3
最多室内管理台数：1,024台

マルチコントローラ

CZ-10SWB3（パソコンは現地手配）
CZ-10AP3

GHP室外

G：ガス流量計

GHP室外

W：電力量計

GHP室内

GHP室内

リモコン

リモコン

P-AIMS操作線（有極性2線シールド）

GHP室外

PAC、GHPの混在が可能です。

CZ-10AP3

VRF室外

VRF室外

VRF室内

VRF室内

リモコン

リモコン

VRF室内

SHA-KL1A

VRF室内

CZ-10AP3

通信アダプターは最多32台（通信系統最多8台）

室内外操作線：室外ユニット最多 30 台
室内ユニット最多 64 台

≪ご注意≫

PAC と GHP は、1 つの室内外操作線内での混在はできません。
必ず専用の通信アダプターに接続してください。

C-471

10. その他

制御関連編⑥ CZ-10SWB3 仕様
1）仕様
・動作環境
O S ：Windows10 Pro 64bit/8.1 Professional 64bit
CPU ：インテル CoreTM i5-6500 以上 64bit
インテル CoreTM i7-7700 以上 64bit（レイアウト表示ソフト 室内機 512 台以上使用時）
メモリ：8GB 以上
HDD ：SSD（Solid State Drive）250GB 以上
ディスプレイ：1920 × 1080（フル HD）、1024 × 768（最小）・構成機器（すべて別途手配）
パソコン（1 台）
ディスプレイ（1 台）
外付けハードディスク（1 台）
UPS（1 台）USB-RS485 変換機（1 系統に 1 台）
プリンター（1 台）・伝送幹線
2 芯シールドケーブル（0.5mm2 ～ 2mm2）有極性です。
・伝送仕様
RS-485・伝送速度
19200bps
・接続台数
P-AIMS 操作線：通信アダプター最多 32 台（1 通信系統最多 8 台）
室内外操作線：室外ユニット最多 30 台・室内ユニット最多 64 台
・対応機種
T、S、M、K、J、H、G、F、E 形ガスエンジンヒートポンプエアコン（三洋電機株式会社製含む）
4.3 シリーズ E、B、A、U、T、S、R 形電気式パッケージエアコン（三洋電機株式会社製含む）

C-472

20:30（木）C-473
据付（電気）工事説明書

別添付

使用上のお願い................................................. 3システムの構成................................................. 4
各部のなまえとはたらき●................................. 5
画面の見かた●.................................................... 6
運転のしかた●.................................................... 9
冷水/ 温水の温度を設定する........................ 10
集中・解除設定を行う●................................... 11
冷 / 暖切り換えのしかた●............................... 12
冷房入力と暖房入力について●...................... 13
時計の設定●..................................................... 15
タイマーの使いかた●...................................... 16
ウィークリータイマー設定●.......................... 17
シフト運転●..................................................... 22
初期設定●......................................................... 23
知っていただきたいこと●.............................. 26
保証とアフターサービス●.............................. 27
仕様●........................................................... 裏表紙

安全上のご注意................................................. 2本機の特長●........................................................ 3

もくじCZ-10RTC1●お読みになった後は、●お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
●
また、お使いになる方が代わる場合は、必ず本書をお渡しください。

このたびは、チラーリモコンをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
●取扱説明書をよくお読みのうえ、●
正しく安全にお使いください。
●本書はチラーリモコンの取扱説明書です。
●
吸収冷温水機またはGHP チラーに付属の取扱説明書と●あわせてお読みください。
●ご使用前に●「安全上のご注意」（2●ページ）を必ずお読みください。
●この取扱説明書は吸収冷温水機またはGHPチラーに付属の取扱説明書とともに大切に保管してく●ださい。

運転中：54グループ 停止中：10グループ
警報 1/10
ｾｲｷﾞｮ部応接室Ａ : E04 ﾕﾆｯﾄ 00-00
送り [決定]操作 [切換]ゾーン

一斉 ゾーン グループ品番

チラーリモコン

取扱説明書

2

必ずお守りください

禁止

禁止（感電や故障の原因）

リモコンを分解しない（感電や故障の原因）

ぬれた手で操作しない

必ず守る （水漏れや感電・火災の原因）

当社指定のエアコンと接続して使う（水漏れや感電・火災の原因）

据え付けや移動・修理は販売店か専門業者に依頼必ず守る する「軽傷を負うことや、財産実行しなければならない内容（強制事項）です。

注意 の損害が発生するおそれがある内容」です。

禁止

注意
水洗いしない（感電・火災の原因）

すぐに、販売店へ点検・修理を■依頼してください。

異常・故障例•● スイッチを入れても運転しない。
•● 運転中にこげ臭いにおいがした
必ず守るり、異常な音がする。
•● ブレーカーがたびたび切れる。
•● 本体が変形したり、異常に熱い。

（感電や火災の原因）

異常・故障時には直ちに使用を中止し、漏電しゃ断器を切る

警告

してはいけない内容（禁止事項）です。

■■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

安全上のご注意

10. その他
制御関連編

チラーリモコン / CZ-10RTC1

C-474●●アルコール消毒液、ベンジンやシンナー、化学ぞうきんなどでふかない（液晶画面のくもり・変色や故障の原因）•●ひどい汚れは、水またはぬるま湯を含ませ、よくしぼった布でふいてください。

●●スプレーを吹きかけない（誤動作や故障の原因）•●液体（洗剤、アルコール、有機溶剤など）がかからないようにしてください。

●●次のような場所に設置しない•●湿気・油分・振動が多い/直射日光があたる /熱源の近く/ 結露する（故障の原因）•●ノイズが発生する( 誤動作の原因 )使用上のお願い●● ユニットとは、GHP チラーまたは吸収冷温水機をさします。
●● 集中解除設定で解除に設定されているユニットは運転できません。運転する場合は集中に設定してください。
（P.11）※ 5●メンテナンス機能のリモコンアドレス設定と管理リモコン設定より親子を切り換えます。切り換
えは、サービスマン以外の方は行わないでください。

※ 4●GHP チラーにはありません。

3※ 3●冷暖自動切り換えに対応したユニットの場合です。冷房/ 暖房切り換えの設定方法は、据付（電気）工事説明書をお読みください。

※ 2●吸収冷温水機と、GHP チラーでは、制御方法が異なりますので、1 台のリモコンで吸収冷温水機とGHP チラーを同時にコントロールすることはできません。

※ 1●CZ-1ORTC1は、GHP チラーあるいは吸収冷温水機の対応機種にご使用できます。

●●タイマー●............... ウィークリータイマー、延長運転タイマー●●親子リモコン........ 親リモコン1台に子リモコン3 台まで※5●●モニター●............... 吸収冷温水機、冷温水ポンプ、冷却水ポンプ※ 4、アラーム

4

親リモコン

水熱交換器

3号機

子リモコン（別売）

通信回線

２号機

子リモコン（別売）

1号機

10台まで

子リモコン（別売）

10号機

子リモコン（別売）

10号機

子リモコン（別売）

3号機

通信回線

２号機

子リモコン（別売）■●GHP チラーの場合

親リモコン

1号機

吸収冷温水機10台まで■●吸収冷温水機の場合●●接続台数※ 1●.......... ●1 台のリモコンに最大10台の GHP チラーあるいは吸収冷温水機を接続可能※ 2●●表示●....................... ●LCDパネル●●操作機能●............... 運転/停止、冷温水温度設定、冷房/暖房切り換え※3、他

システムの構成

本機の特長

10. その他
制御関連編

C-475

6

⑩

⑨

⑧

⑥

⑧

⑫

⑧

⑪

④

＜個別タブのとき＞⑪＜一斉タブのとき＞

①

③

⑤

⑤

⑥

②

⑩

⑨

⑦

②

操作できません。

※ 3●集中解除設定で解除に設定されているユニットは、運転 / 停止、運転モード、冷温水温度設定が●

⑩

5

⑤

⑨

ユ ニ ッ ト の 運 転 を 停 止 し●ます。

冷房 / 暖房を切り換えます。※ 1※ 2 ※3（ユニット一斉切り換えのみ可能）④※ 2●親リモコンのみ

停止ボタン※ 3

運転モード③■●ユニットが複数の場合（例：10 台）① ②■●ユニットが1 台のみの場合

トップ画面

画面の見かた※ 1●吸収冷温水機については、冷暖自動切り換えに対応したユニットの場合のみ使用可能です。
（据付時に設定されています）

1 台以上のユニットが運転中に点灯します。

決定ボタン●● 選んだ項目に決定します。
●● 設定画面に切り換えます。

ユ ニ ッ ト の 運 転 を 開 始 し●ます。

運転表示ランプ（緑）運転ボタン※ 3

項目を選択/ 調整します。

複数のユニットを接続時、トップ画面のタブ（一斉 /個別）を切り換えます。※ 2

切換ボタン

メニュー画面に切り換えます。

メニューボタン▲ / ▼ / ◀ / ▶ボタン

異常発生時の警報ブザーを停止します。

ブザーリセット

1 つ前の画面に戻ります。

戻る

液晶ディスプレイ

このリモコンで、最大10台のGHPチラーあるいは吸収冷温水機を運転できます。

各部のなまえとはたらき

切換

10. その他
制御関連編

ユニット番号が表示されます。
：運転中 /：停止中/② ユ● ニット番号
運転/ 停止（集中 / 解除）
：停止準備（ポンプ動作中）

現在の時刻と曜日が表示されます。

●：設定の対象となるユニット●：設定の非対象となるユニット※解除中は、運転 / 停止などの操作ができません。

現在の運転中と停止中の台数が表示されます。
※一斉タブのときに表示されます。

●/●●が表示されます。
●が表示されます。
※混在した場合は、●⑤ 現在時刻・曜日⑥ 集中 / 解除⑦ 運転 / 停止台数

⑧ 運転モード

C-476⑫ カーソル⑪ 一斉 / 個別タブ

⑩ 操作ガイド

選択されたユニットにカーソル（●※個別タブのときに表示されます。

●）が表示されます。

切換 ●をタッチして一斉 / 個別を切り換えます。

操作できる内容が表示されています。

※ 1●吸収冷温水機のみ表示されます。
※ 2●親機のみ表示されます。

ただし、異常発生時は上記よりも優先してユニット番号と異常コードが表示されます。

●● ：●冷暖切換中に表示されます。表示中は運転操作はできません。※ 1●● ：ウィークリータイマー設定中に表示されます。※2●● ：●シフト運転設定が手動/ 自動設定のときに表示されます。※ 2

冷温水の設定温度が表示されます。

④ 設定温度⑨ その他情報
異常情報

冷温水ポンプがオンのとき、●●が表示され、冷却水ポンプがオンのとき、●●が表示されます。
ポンプがオフのときは、非表示になります。
●は、吸収冷温水機と接続時のみ表示されます。
※●③ ポンプ状態●の [●] 点灯時は集中、消灯時は解除を意味します。

ユニット名（番号）が表示されます。

① ユニット名

7

8

トップ画面

P.23

P.23

決定

操作の対象となるユニットを設定します。
※●一斉の場合は、集中解除設定は選択できません。

運転の状態に応じて、冷水 /温水の温度を設定します。
集中解除設定設定メニュー画面

P.11

P.10

「戻る」ボタンを押す。

■●1つ前の画面に●戻るとき

冷温水温度設定

トップ画面

決定

1 設定メニュー画面を出す●
2 設定メニュー項目を選ぶ●●をタッチする●をタッチする▲ ● ▼ ●→●

設定メニュー画面

P.24

異常発生時にブザーを鳴らす /鳴らさないを設定します。

4.異常音設定

P.25

操作音のオン /オフを設定します。

3.操作音設定

P.15
P.15

6.バックライト設定 バックライトの明るさと点灯時間を設定します。

時刻表示の種類を設定します。

P.22

5.コントラスト調整 画面のコントラストを設定します。

現在日時を設定します。

2.時刻表示設定

設定温度に対して、一時的に温度を上げて（下げて）運転します。

P.19

P.20

P.17

「戻る」ボタンを押す。

■●1つ前の画面に●戻るとき

1.時計設定3.初期設定シフト運転

2.シフト運転設定

登録したスケジュールを他の曜日にコピーします。

タイマー設定の本日の最終切時刻を延長します。

曜日間コピー

曜日単位で運転スケジュールを設定します。

延長運転

メニュー画面

決定2 メニュー項目を選ぶ●●をタッチする▲ ● ▼ ●→●

メニュー画面

ウィークリータイマー

1.ウィークリータイマー設定

メニュー

1 メニュー画面を出す●●をタッチする

画面の見かた10. その他
制御関連編

C-477

切換●をタッチして、「一斉」を選ぶ●をタッチして、運転を開始する●をタッチして、運転を停止する●● ポップアップ画面（小窓）が消えてから停止します。

停止●● ポップアップ画面（小窓）が消えてから運転します。

運転●● タッチするたびに、「一斉」「 個別」が切り換わります。
●● 一斉：すべてのユニットを一括で操作します。

4

3

2

1
●をタッチして、「個別」を選ぶ● ▼ ●をタッチして●●をタッチして、運転を開始する●をタッチして、運転を停止する●● ポップアップ画面（小窓）が消えてから停止します。

停止●● ポップアップ画面（小窓）が消えてから運転します。

運転

カーソルを移動させ、ユニットを選ぶ◀ ●▶ ● ▲●● タッチするたびに、「一斉」「 個別」が切り換わります。
●● 個別：1つのユニットを選んで操作します。

切換ユニットを個別に運転 /停止する場合

すべてのユニットが停止している場合に消灯します。
１台でも運転している場合は点灯します。

運転表示ランプ

3

2

1

すべてのユニットを運転/ 停止する場合●●複数台のすべてのユニットを運転する場合は、約13秒間隔で順次運転を開始します。
●●ボタンは爪などの先のとがったもので押さないでください。傷付きの原因になります。
●●運転する前に集中解除設定を確認してください。解除に設定されているユニットは運転できません。運転する場合は集中に設定してください。
（P.11）●●異常が発生しているユニットは運転できません。その場合はお買い上げの販売店またはお近くのサービス会社へお知らせください。

運転のしかた9

10●● 設定温度は、0.1●℃単位です。

▲ ● ▼ ●→● 決定

温度を設定する決定

設定メニュー画面（P.8）で「冷温水温度設定」を選ぶ「メニュー」ボタンを2回押す。

■●トップ画面に戻るとき「戻る」ボタンを押す。

■●1つ前の画面に戻るとき

3

2

切換

1 「一斉」を選ぶ

すべてのユニットを一括で温度設定する※据付時の設定によって異なる場合があります。

5.0 ～ 15.0●℃

7.0 ～ 12.0●℃

吸収冷温水機GHPチラー

冷水温度範囲機種

設定温度範囲は以下になります。

●● 設定温度は、0.1●℃単位です。

温度を設定する▲ ● ▼ ●→● 決定

設定メニュー画面（P.8）で「冷温水温度設定」を選ぶ▲ ● ▼ ●→● 決定

設定したいユニットを選ぶ◀ ● ▶ ● ▲ ● ▼ ●→● 決定「メニュー」ボタンを 2 回押す。

■●トップ画面に戻るとき「戻る」ボタンを押す。

■●1つ前の画面に戻るとき

4

3

2

切換

1 「個別」を選ぶ

ユニットを個別に温度設定する

35.0～ 55.0●℃

40.0～ 60.0●℃

温水温度範囲運転モードが冷房時は冷水温度を、暖房時は温水温度を設定します。

親リモコンのみ

冷水/温水の温度を設定する

10. その他
制御関連編

設定メニュー画面（P.8）で●

3

C-478

「メニュー」ボタンを 2 回押す。

■●トップ画面に戻るとき「戻る」ボタンを押す。

■●1つ前の画面に戻るとき▲ ● ▼ ●→● 決定「解除」を選ぶ●
4 「集中」▲ ● ▼ ●→● 決定「集中解除設定」を選ぶ

設定したいユニットを選ぶ◀ ● ▶ ● ▲ ● ▼ ●→● 決定2

切換

1 「個別」を選ぶ●●●[ ]の表示で設定を確認してください。[ ]点灯時は集中、消灯時は解除に設定されています。
（P.7の表内②）

運転する前に集中解除設定を確認してください。解除に設定されているユニットは運転/停止等の操作ができません。操作したい場合は、集中に設定してください。
●●吸収冷温水機で異常が発生した場合、集中から解除に設定してください。
●●集中解除設定は、一斉に設定変更することはできません。

親リモコンのみ

集中・解除設定を行う

11

12

1

●● ポップアップ画面（小窓）が消えてから運転モード切換を開始します。
●● 切換時間●
冷房→暖房：最長 20 分●
暖房→冷房：最長 2 時間 05 分●（GHPチラーは切換時間はありません）●● 切換が完了すると、冷暖切換中の表示が
消えます。

運転●
モード

冷房/ 暖房を切り換える●●●吸収冷温水機が冷暖自動切換に対応していない場合は操作できません。
●●冷暖切換中は、集中/解除設定、シフト運転設定、冷温水温度設定、運転開始操作はできません。

親リモコンのみ

冷/暖切り換えのしかた

10. その他
制御関連編

C-479外部接点冷房入力：有●

ユニットの
運転モード

冷房入力信号

ユニットへ
暖房を指示

外部接点冷房入力：無●外部接点暖房入力：有●

ユニットへ
冷房を指示

ユニットの
運転モード

暖房入力信号

暖房

冷房

OFF

ON

ユニットへ
暖房を指示

ユニットへ
冷房を指示

冷房入力は機能無効設定のため、入力の状態は無視してください。

暖房

冷房

OFF

ON

外部接点暖房入力：無●暖房入力は機能無効設定のため、入力の状態は無視してください。

②冷 / 暖切換設定●●●①冷 / 暖切換設定●●●サンプリング：10●ms間隔●●チャタリング：1秒安定で有効ユニットの運転モードを入力信号に合わせて冷房/暖房を切り換えます。
冷房 /暖房切り換えの設定方法は、据付（電気）工事説明書をお読みください。

親リモコンのみ

冷房入力と暖房入力について

13

14

OFF

ON

ユニットの 冷房
運転モード
暖房

暖房入力
信号

OFF

ON

ユニットへ
暖房を指示
何もしない

ユニットへ
暖房を指示
何もしない

ユニットへ
冷房を指示
何もしない

ユニットへ
冷房を指示

何もしない

ユニットへ
暖房を指示

何もしない

ユニットへ
冷房を指示

外部接点暖房入力：有●

●

冷房入力
信号

外部接点冷房入力：有●③冷 / 暖切換設定●

冷房入力と暖房入力について

10. その他
制御関連編

メニュー

メニュー画面を出す

C-480

▲

▶ で次の項目に進んでください。
●● 決定 で設定が反映されます。

●● ▲ ● ▼ で数値を設定し、→● ▲ ● ▼ （月）●→● ▶ ●●→● ▶ ●→● ▲ ● ▼ （日）→● ▲ ● ▼ （時）●→● ▶ ●●●→● 決定→● ▲ ● ▼ （分）● ▼ （年）●→● ▶ ●

年/ 月/ 日/時 / 分を設定する「メニュー」ボタンを 2 回押す。

■●トップ画面に戻るとき「戻る」ボタンを押す。

■●1 つ前の画面に戻るとき

4▲ ● ▼ ●→● 決定● 時計設定」を選ぶ
3 「1.

▲ ● ▼ ●→● 決定

2 「3. 初期設定」を選ぶ

1

親リモコン、子リモコンともに時計の設定をしてください。

時計の設定「メニュー」ボタンを 2回押す。

■●トップ画面に戻るとき「戻る」ボタンを押す。

■●1 つ前の画面に戻るとき●● 出荷時設定：24H表示●「● 時 刻 表 示 設 定 」で「AM・PM表 示 」を選んでも、ウィークリータイマーなどの設定時刻は、24 時間表示のままです。

▲ ● ▼ ●→● 決定

3 「24H表示」「AM・PM表示」を選ぶ▲ ● ▼ ●→● 決定

2 「2. 時刻表示設定」を選ぶ

15

16

運転
17：00に停止

停止

運転
17：00に停止

運転

停止
22：00に運転 翌日2：00に停止

停止●● このタイマーは時計式ですので、必ず現在時刻を合わせてください。
●● リモコンを複数台使用する場合、子リモコンでのタイマー設定はできません。
●● 2日にわたる運転を行う場合は、始めの日に運転時刻を設定し、次の日に停止時刻を設定してください。
●● タイマーは設定を変更しない限り、毎週同じ設定で運転 /停止します。

８：00に運転停止

翌日

毎曜日2回、お望みの時刻にユニットの運転を開始し、また停止させたいとき●● 日をまたぐときは、翌日に設定します。

運転と停止を２回行いたい

８：00に運転停止

毎曜日、お望みの時刻にユニットの運転を開始し、また停止させたいとき●● 運転と停止を組み合わせることができます。

8 時に運転、17 時に停止したい■●こんなときにお使いください

1

初期設定画面（左記手順 3）を出す●●タイマー機能は、全ユニット一括で運転/ 停止の動作となります。
●●タイマーは、曜日ごとに設定する「ウィークリータイマー」です。

タイマーの使いかた

24時間表示/12時間表示を切り換える●

10. その他
制御関連編

メニュー

メニュー画面を出す

C-481

4

3

●● ◀ ● ▶ で曜日を選び、 ▲ ● ▼ で（有効）/ （無効）を選びます。

設定を使う曜日を選ぶ◀ ● ▶ ●→● ▲ ● ▼ ●→● 決定●● ウィークリータイマーの設定を● （無効）にす
ると、ウィークリータイマーは動作しません。
●● ウィークリータイマーを無効に設定しても、登録したタイマー予約の内容は残ります。

◀ ● ▶ ●→● 決定●ウィークリータイマーを （有効）に切り換える選ぶ▲ ● ▼ ●→● 決定● ウィークリータイマー設定」を
2 「1.

1

●運転 / 停止を選ぶ▲ ● ▼ ●→● 決定●→● ▶ ●→●▲ ● ▼ （時）●→● 決定
▲ ● ▼ （分）●時刻を設定する●● 曜日ごとに4 件まで登録できます。

▲ ● ▼ ●→● 決定●予約を登録する欄を選ぶ◀ ● ▶ ●→● 決定●曜日を選ぶ「メニュー」ボタンを 2回押す。

■●トップ画面に戻るとき「戻る」ボタンを押す。

■●1 つ前の画面に戻るとき

8

7

6

5

曜日単位で1日４つのタイマー運転と停止を設定できます。
タイマーは時刻順に表示されます。

親リモコンのみ

ウィークリータイマー設定

17

18

P.17手順7 ～8 と同じ操作で、設定を変更する「メニュー」ボタンを2回押す。

■●トップ画面に戻るとき「戻る」ボタンを押す。

■●1つ前の画面に戻るとき

3

▲ ●▼

●→● 決定▲ ● ▼ ●→● 決定

P.17手順6 で変更する項目を選ぶ

2 「変更」を選ぶ

1

予約内容を変更する「メニュー」ボタンを 2 回押す。

■●トップ画面に戻るとき「戻る」ボタンを押す。

■●1つ前の画面に戻るとき●● 選んだ予約が削除されます。

◀ ●▶ ●

3 「はい」を選ぶ▲ ● ▼ ●→● 決定▲ ● ▼ ●→● 決定

P.17手順 6 で変更する項目を選ぶ

予約を削除する

2 「削除」を選ぶ

1

ウィークリータイマー設定

10. その他
制御関連編

C-482「メニュー」ボタンを 2 回押す。

■●トップ画面に戻るとき「戻る」ボタンを押す。

■●1つ前の画面に戻るとき●● 選んだ曜日の予約がすべて削除されます。

▲ ●▼●→● 決定2 「全削除」を選ぶ●● ◀ ● ▶ で曜日を選び、 ▲ ● ▼ で（有効）/ （無効）を選びます。
●● ：● コピー元

コピー先の曜日を選ぶ◀ ● ▶ ●→● ▲ ● ▼ ●→● 決定◀ ● ▶ ●→● 決定

コピー元の曜日を選ぶ「メニュー」ボタンを 2回押す。

■●トップ画面に戻るとき「戻る」ボタンを押す。

■●1 つ前の画面に戻るとき●● 予約がコピーされます。

◀ ●▶ ●

4 「はい」を選ぶ

3

2▲ ● ▼ ●→● 決定

ウィークリータイマー設定画面（P.17手順 3）で「曜日間コピー」を選ぶ

1

1

P.17手順 5で削除する曜日を選ぶ◀ ● ▶ ●→● 決定●予約内容を他の曜日にコピーする

選んだ曜日の予約をすべて削除する

19

20

●
→● ▶ ●→●▲ ● ▼ （時）●→● 決定
▲ ● ▼ （分）●延長時間を設定する

決定

延長運転を設定する▲ ● ▼ ●→● 決定

ウィークリータイマー設定画面（P.17手順3）で「延長運転」を選ぶ「メニュー」ボタンを2回押す。

■●トップ画面に戻るとき「戻る」ボタンを押す。

■●1つ前の画面に戻るとき

3

2

1

●●設定により日をまたいで運転することがあります。

●●当日のウィークリータイマー設定に停止
予約がない場合は設定できません。

●運転を延長する

左記手順 3 と同じ操作で、時間を変更する「メニュー」ボタンを 2 回押す。

■●トップ画面に戻るとき「戻る」ボタンを押す。

■●1つ前の画面に戻るとき

4▲ ● ▼ ●→● 決定

決定

設定を確認する▲ ● ▼ ●→● 決定

ウィークリータイマー設定画面（P.17手順 3）で「延長運転」を選ぶ●
を選ぶ
3 「設定」

2

1●延長運転時間を変更する

ウィークリータイマー設定

10. その他
制御関連編

▲ ● ▼ ●→● 決定P.20「延長運転時間を変更する」の手順 3 で「取消」を選ぶ●「メニュー」ボタンを 2 回押す。

■●トップ画面に戻るとき「戻る」ボタンを押す。

■●1つ前の画面に戻るとき

1

延長運転を取り消す

C-483

21

22

●→● 決定●● 未設定：●シフト運転を行わない。
（シフト運転解除）（出荷時設定）●● 手 動：シフト運転を行う。
●● 自 動：●シフト時刻どおりに自動的にシフト運転を行う。
●● 決定 で設定が反映されます。
●「手動」●「自動」を選ぶとトップ画面に●が表示されます。

▲ ● ▼ ●→● 決定「自動」を選ぶ
3 「手動」▲ ●▼メニュー

メニュー画面を出す

2 「2. シフト運転設定」を選ぶ

1「メニュー」ボタンを 2 回押す。

■●トップ画面に戻るとき「戻る」ボタンを押す。

■●1つ前の画面に戻るとき●シフト運転をする※●シフト運転中に冷温水設定温度の変更や冷/ 暖切換を行うと、元の温度に戻らない場合があります。

●●シフト運転中は、冷房時では冷水設定温度を1●℃高く、暖房時では温水設定温度を2●℃低くシフトし、再設定します。
●●シフト自動運転は、次のように冷温水温度をシフトします。
冷房時：17：00～09：00時の間、冷水設定温度を1●℃高くします。
暖房時：10：00～16：00時の間、温水設定温度を2●℃低くします。

親リモコンのみ

シフト運転

10. その他
制御関連編

メニュー

メニュー画面を出す

C-484「メニュー」ボタンを 2 回押す。

■●トップ画面に戻るとき「戻る」ボタンを押す。

■●1つ前の画面に戻るとき●● オン：操作音を鳴らす。
（出荷時設定）●● オフ：操作音を鳴らさない。

▲ ● ▼ ●→● 決定「オフ」を選ぶ4 「オン」

3「3.
● 操作音設定」を選ぶ▲ ● ▼ ●→● 決定▲ ● ▼ ●→● 決定● 初期設定」を選ぶ
2 「3.

1

●操作音を設定する

初期設定「メニュー」ボタンを 2回押す。

■●トップ画面に戻るとき「戻る」ボタンを押す。

■●1 つ前の画面に戻るとき●● オン：ブザーを鳴らす。
（出荷時設定）●● オフ：ブザーを鳴らさない。

▲ ●▼●→● 決定初期設定画面（左記手順 3）で「4. 異常音設定」を選ぶ▲ ● ▼ ●→● 決定「オフ」を選ぶ2 「オン」

1●異常発生時にブザーを鳴らす23

24●● 4段階で調整できます。

◀ ● ▶ ●→● 決定

輝度を調整する「メニュー」ボタンを2回押す。

■●トップ画面に戻るとき「戻る」ボタンを押す。

■●1つ前の画面に戻るとき

3

▲ ●▼

●→● 決定初期設定画面（P.23手順 3）で「6.バックライト設定」を選ぶ▲ ● ▼ ●→● 決定

2 「輝度調整」を選ぶ

1●バックライトの明るさを設定する

初期設定●● 15 秒 /30 秒 /1 分 /3 分 /5 分 /7 分 /
10 分から選びます。

▲ ● ▼ ●→● 決定

点灯させる時間を選ぶ「メニュー」ボタンを 2 回押す。

■●トップ画面に戻るとき「戻る」ボタンを押す。

■●1つ前の画面に戻るとき

3▲ ● ▼ ●→● 決定

初期設定画面（P.23手順 3）で「6. バックライト設定」を選ぶ▲ ● ▼ ●→● 決定

2 「点灯時間設定」を選ぶ

1

バックライトの点灯時間を設定する

10. その他
制御関連編

C-485●● 5 段階で調整できます。

◀ ● ▶ ●→● 決定

コントラストを調整する▲ ● ▼ ●→● 決定

初期設定画面（P.23 手順 3）で「5. コントラスト調整」を選ぶ「メニュー」ボタンを 2 回押す。

■●トップ画面に戻るとき「戻る」ボタンを押す。

■●1つ前の画面に戻るとき

2

1●コントラストを調整する

25

26●● 運転中に本機の電源が停電し、その後復帰した場合は本機の設定により、停止、継続を切り換えられます。切り換えは、お買い上げの販売店またはお近くのサービス会社へご相談ください。
●● 運転を再開するには、「運転」ボタンをタッチするか、タイマー予約の開始時刻になると、運転を再開します。ユニットの説明書もご確認ください。

停電についてGHPチラーの場合、ガスエンジンの運転時間が所定時間になりますと、リモコンに「エンジンオイル」を表示します。
（右図）「エンジンオイル」を表示した場合は、販売会社またはサービス会社に連絡し、定期点検を行ってください。
点検を行わないと所定時間以後、運転時間に応じた設定間隔ごとに●運転を停止します。
そのまま放置しておきますと故障の原因となります。

リモコンへの「エンジンオイル」表示について※1●ブザーリセットをタッチすると一時的にブザーが鳴らなくなります。異常内容や異常台数が変化した場合は、再度ブザーが鳴ります。
●
初期設定の異常音設定によりブザーを鳴らさないこともできます。

（エラーの表示例）•●リモコンは、据付（電気）工事説明書に記載があります。

•●吸収冷温水機はユニットの取扱説明書をご確認ください。
•●GHPチラーに関してはユニットに添付している「お客様ご相談窓口」の「商品相談窓口」
・「各地
域の修理ご相談窓口」へ連絡してください。

が濡れていないか確認してください。
●
操作ボタンの表面が濡れていると、センサーが押していると誤った感知をします。乾いた布でふきとり、再度操作してみてください。
●● エラー表示に関しては●● ユニットに異常が発生すると、ブザーが鳴ります※1。異常が発生したユニットは自動的に停止します。
●● 異常が発生した場合は、お買い上げの販売店またはお近くのサービス会社へお知らせください。
●● 操作をしていないのにピー音がしたり、操作ボタンとは違う動作になる場合は、操作ボタンの表面

異常について知っていただきたいこと

10. その他
制御関連編

できるだけ具体的に

故障の状況

C-486

日

部品および補助材料代

技術者を派遣する費用

部品代

出張料

当社は、このリモコンの製造打ち切りが発生した場合、吸収式冷凍機およびGHPチラーの法定耐用年数（13 年）内は代替品で対応します。

※●交換対応■●●製品についてのご相談や修理のご依頼は、「お客様ご相談窓口」の「各地域の修理ご相談窓口」・「商品相談窓口」にお申し出ください。

診断・修理・調整・点検などの費用

技術料

27

●●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。
※修理料金は次の内容で構成されています。

●●保●証期間中は、保証書の規定に従って、出張修理いたします。
保証期間：引渡完了日から本体1年間

CZ-10RTC1

品番月●

運転を停止し、お買い上げ日と右の内容をご連絡ください。

リモコン

年●

お買い上げ日●

ー

製品名

）
●

話● （

電

販売店名

▼お買い上げの際に記入されると便利です。

修理を依頼されるときは■●まず、お買い求め先へご相談ください

使いかた・お手入れ・修理などは保証とアフターサービス よくお読みください
CZ-10RTC1

続

通

外部接点

接

時計

費
度

力

能

信

出力定格

入力定格

可

保持時間

精

電

50/60 Hz

RS-485据付（電気）工事説明書を確認してください。

据付（電気）工事説明書を確認してください。

最多 10 台（吸収冷温水機または GHPチラー）

100 時間（満充電時）※満充電に約 8時間かかります。

± 30 秒 /月（常温 25 ℃）※定期的に合わせてください。

最大 2 W

単相 AC100－ 240 V

消－ 10 ℃～ 50 ℃・20 ％～ 80 ％

源

電

520 g

Printed in Japan
F0918-30423
ACXF55-17973（高さ）120 mm×（幅）120 mm ×（奥行き）16 ＋ 51.9 mm

使用温度・湿度範囲

量

法

質

番

外

寸

品
形

仕様

10. その他
制御関連編

ページ

C-487

಄ᚱ

ᒙ

⼊ႎ 
㩈㨼㩁㩨㨸ㇱᔕធቶ㧭'㩟㩐㨹㩎͠ 㘑ะㅍࠅ =᳿ቯ?ᠲ૞ =ಾ឵?⑌ᱛ߳
=ಾ឵?࠱࡯ࡦ
ㆇォਛ

28

ㆇォࡕ࡯࠼
⸳ቯ᷷ᐲ
㘑ㅦ
ㆇォਛ㧦ࠣ࡞࡯ࡊ
஗ᱛਛ㧦ࠣ࡞࡯ࡊ

ࠣ࡞࡯ࡊ

ᠲ૞ ⑌ᱛ
ߘߩઁ
৻ᢧ ࠱࡯ࡦ
ࠣ࡞࡯ࡊᧁ㧕㧔

CZ-10RTC1

チラーリモコン

取扱説明書
（１冊）
据付
（電気）
工事説明書（１冊）

●「据付
（電気）
工事説明書」
をよくお読みのうえ、
正しく安全に施工してください。
特に「安全上のご注意」
は、施工前に必ずお読みください。
● 据付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認してください。また、「据付（電気）工事説明書」は、「取扱説明書」とともにお客様で保管いただくよう依頼してください。
● 移設、修理の場合は「据付（電気）
工事説明書」
を工事担当の方へお渡しください。
●「据付
（電気）
工事説明書」に記載されていない方法や、指定の部品を使用しない方法で据え付けされたことにより事故や損害が生じたときには、当社では責任を負えません。
また、その据え付けが原因で故障が生じた場合は、製品保証の対象外となります。
● 吸収冷温水機の納入仕様書または GHP チラーに付属の説明書もあわせてご覧ください。

※ケーブルは現地調達のため付属されていません。

小ネジ（2 本）Ｍ４×２５
（埋込型 JIS ボックス用）

付属品● 安全上のご注意 ……………………2● 各部の名前 …………………………3● 据え付け時のご注意 ………………4● 配線のしかた ………………………4● 取り付ける …………………………9● 設定する ………………………… 10• 機種初期設定 …………………… 10• メンテナンス機能 ……………… 10• 初期設定 ………………………… 16● 異常履歴 ………………………… 18● エラー表示 ……………………… 18● 仕様 ………………………… 裏表紙

もくじ

品番

据付（電気）工事説明書

2（感電の原因）●電気工事は、本機やユニットなどの漏電しゃ断器を切ってから行う（故障や、漏電時に感電・火災の原因）●漏電しゃ断器（全極開閉機能付）を取り付ける• 電気設備に関する技術基準• 内線規程• 据付（電気）
工事説明書（感電・火災の原因）●電気工事は、電気工事士が
下記に従って行う（感電・火災の原因）●据付（電気）工事は、お買い上げの販売店や専門業者（サービス会社）に依頼する（発熱・火災の原因）●電源配線をバンドなどで束ねて収納しない（感電・火災の原因）●分解や改造は行わない• アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話などのアース線に接続しない• アース線は、ベランダの手すりにとらない（感電の原因）実行しなければならない
内容（強制事項）です。

「軽傷を負うことや、注意 財産の損害が発生する
おそれがある内容」
です。

（製品の落下・感電・火災などの原因）●付属品は当社指定の部品を使用する• 端子接続部に、ケーブルの外力が伝わらないようにする。
（発熱・火災などの原因）●配線は、所定のケーブルを確実に接続・固定する• 取付強度を確保できない場合には、必ず強度を確保できる補強を行う。
（落下の原因）●据え付けは、本機の重量に十分耐えられる所に確実に行う（感電・火災などの原因）●据付工事は、「据付（電気）
工事説明書」
に従って行う●アース工事（D種接地工事）を行う

警告

してはいけない内容（禁止事項）です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

安全上のご注意 必ずお守りください

10. その他
制御関連編

注意

液晶画面

お知らせ

「暖房」
「冷房」に切り換わります。

運転モード※ 1 台でも運転中のものがあれば、点灯します。

運転時、点灯します。

運転表示ランプ（緑）

運転を停止します。

停止ボタン

運転を始めます。

運転ボタン

複数のユニットを接続時、トップ画面のタブ（一斉 / 個別）を切り換えます。

切換ボタン

メニュー画面を出します。
•（メニュー画面から）待受画面に戻します。
•（メニュー画面より下の階層の画面から）
メニュー画面に戻します。

メニューボタン● 操作は、ボタンの中央付近を押してください。
選んだ内容を決定します。 ● 手袋を着けた状態では、操作できません。
上● スタイラスペン、
タッチペン等では、操作できません。
● ユニット※は遠方設定されていないと操作できません。
（運転モード、
運転 / 停止、
温度設定）
左
右
決定
▼
詳細はユニットの説明書をご確認ください。
※ユニットとは、吸収冷温水機またはGHPチラーをさします。
下

決定ボタン

項目を選びます。

十字ボタン

異常発生時の警報ブザーを停止します。

ブザーリセット

1 つ前の画面に戻します

戻るボタン

各部の名前

（感電の原因）●水洗いしない●ぬれた手で操作しない（感電・故障の原因）• 電圧変動の多いところ• 有機溶剤の飛沫するところ• 結露するところ• ノイズの発生する可能性のあるところ• 直接日光が当たる場所や近くに熱源があるところ• 湿気や振動の多いところ• 可燃性ガスなどの漏れるおそれのあるところ• 水や油（機械油含む）の飛沫の多いところ• 電磁波が出る機械のあるところ• 酸性やアルカリ性の溶液・特殊なスプレーなどを頻繁に使うところ• 腐食性ガスなどのもれるおそれのあるところ●次のような場所で使わない（感電・火災などの原因）

▼

C-488

▼

3

4

端子ネジ
：M4
締め付けトルク ：1.2 N･m（推奨値）● 電源線に取り付ける圧着端子は M4 サイズ（横幅 8.4 mm 以下）をご使用ください。

■電源端子

600 V ビニール電線を使用基準とする。
（現地調達）■配線の種類（P.2「安全上のご注意」の内容をご確認ください。）● 電気工事は電気工事士の資格のある方が「電気設備に関する技術基準」「内線規程」、
および「据付（電気）工事説明書」
に従って施工してください。
● 電源は必ず専用回線を使用してください。
● 必ずアース工事（D 種接地工事）を行ってください。（感電の原因）● アース線は、
ガス管・水道管・避雷針・電話などのアース線に接続しないでください。
● 漏電しゃ断器が地絡保護専用の場合には、漏電しゃ断器と直列に配線用しゃ断器、または手元開閉器（開閉器 + Ｂ種ヒューズ）が必要になります。

電源配線について配線のしかた

アース端子

電源端子

（P.2「安全上のご注意」の内容をご確認ください。
）● 床面に対して垂直に据え付ける。
● 複数並べて据え付けるときは、
上下左右 50 mm 以上離す。
● 次のような場所に据え付けない。
• 直射日光や直接外気が当たる、
窓際など• 結露するところ（防湿・防滴仕様ではないため）● テレビ・ラジオ・パソコンなどの機器から 1 m 以上離す。
（映像の乱れ・雑音の原因）

据え付け場所など

据え付け時のご注意

10. その他
制御関連編▼

子リモコン

子リモコン

子リモコン

※親リモコンは１台のみ、子リモコンは3台まで

親リモコンP.10「管理リモコン設定」を確認

本機

有

有

有
親リモコンから設定

P.10「リモコンアドレス設定」を確認 リモコン1（D0） リモコン2（D1） リモコン3（D2） リモコン4（D3） 各リモコンから設定

ユニット1

通信回線

● リモコンを複数台設置する場合

最多 4 台のリモコンを接続可能。
旧リモコン（CZ-10RTGXA / RCS-SW15GXA / RCS-SW15GX）と併用する場合は、本機
1 台、旧リモコン 1 台まで接続可能。
旧リモコンを接続する場合は P.12「リモコン新旧混在」の設定をしてください。

最多 10 台の吸収冷温水機、または GHP チラーを接続可能。
※吸収冷温水機と GHP チラーでは、制御方法が異なりますので、１台のリモコンで吸収冷温水機と GHP チラーを同時にコントロールすることはできません。

■接続可能台数

端子ネジ：M3
締め付けトルク：0.5N・m（推奨値）● 信号線に取り付ける圧着端子は M3 サイズ（横幅 6.3 mm 以下）をご使用ください。

■信号端子

5

6

600 601 E－

シールド

GND (＋) (－)

シールド

＋

－

4 5 6

リモコン線を接続したとき、末端になる機器
2 台には「終端抵抗」を挿入しなければいけません。
終端抵抗は各機器内に用意され、スイッチで"ON（SHORT）"、"OFF（OPEN）" を切り換えることができます。
本機では右図の通り、SW1 によって切り換えます。
※ユニットに付属の説明書もあわせてご確認
ください。

■終端抵抗

“OFF”

ユニット1 終端

＋

－

“ON”

終端抵抗あり（SHORT）

4 5 6

ユニットｎ 終端－

600 601 E＋

終端抵抗なし（OPEN）

シールド

水熱交換器

リモコン線（現地調達）
・極性あり

終端スイッチ（SW1）“SHORT”

チラーリモコン複数台設置の場合• ユニットは 10 台まで接続可能です。
• シールドは両側接続を推奨します。

AC100-240Ｖ

電源● GHP チラーの接続• ユニットは 10 台まで接続可能です。
• シールドは両側接続を推奨します。
• 詳細は吸収冷温水機の納入仕様書をご確認ください。

リモコン線（現地調達）
・極性あり

＋

O

シールド

H

GND (＋) (－)

S

吸収冷温水機：1200 m
GHP チラー：300 m

コントロール 終端スイッチ
ボックスn “終端”あるいは“ON”

N

終端スイッチ（SW1）“SHORT”

O
T

■総配線長

E

吸収冷温水機P

コントロール 終端スイッチ
ボックス1 “開放”あるいは“OFF”

R

チラーリモコンSW1

電源

SHORT OPEN

AC100-240Ｖ

R

複数台設置の場合

O● 吸収冷温水機の接続

H● 柔軟性のあるシールド付ツイストペア線を使う。
• 吸収冷温水機：0.3 ～ 0.75 mm2• GHP チラー：0.5 ～ 1.25 mm2● シース部を含む絶縁物の厚みが 1 mm 以上あるケーブルを使用する。

リモコン線を下図のように接続してください。
リモコン線はループを作らずに、” 一筆書き ” ができるようにしてください。

S■ケーブルの種類

N■基本配線図E

リモコン線について

P
O

C-489

T

配線のしかた（つづき）

10. その他
制御関連編

電源端子
AC 100-240 V

電源線

アース端子

C-490

芯線部分

丸型
圧着端子

丸型圧着端子

絶縁テープ

信号端子台

リモコン線

● 電源線を、信号端子台の端子に接続しない。( 故障の原因 )● リモコン線を電源線などといっしょに合わせたり、同一金属管内に収納したりしない。
（誤動作の原因）● 配線を接続する際には、チラーリモコンに傷が付かないようにご注意ください。

お願い● リモコン線は、極性があるため接続時はご注意ください。
● リモコン線は必ずシールド線を使用し、シールドは両側接続を推奨します。
本機にシールド線アースを接続する場合は、信号端子台の GND へ接続する。

お知らせ② 内部の芯線をよじって絶縁テープを巻く③ 丸型圧着端子を取り付ける● シールド線への取り付け① 被覆部をはがす

芯線部分

信号端子台

リモコン線

GND（＋）（－）

電源端子台● 圧着端子の取り付け
被覆をはがし、内部の芯線をよじって取り付ける。

電源
カバー

カバー固定ネジ① カバー固定ネジ 2 本をはずし、電源カバーを取りはずす。
② 電源線を電源端子に接続し、アースは、必ずアース端子に接続する。
③ リモコン線を信号端子台の＋、－、GND 端子に接続する。
④ 外部設備と接続する場合は、
P.8「外部設備との接続」
を参照し接続する。
⑤ 電源カバーを取り付け、カバー固定ネジ２本を取り付ける。

■配線の手順

7

8

コモン1

コモン1

暖房
信号

＋

冷房

コモン2

発停
信号

発停

－ ※DC出力の場合

X2

入力端子

運転

冷房
信号

＋

－

X1

DC12V (+) 暖房

＋

－

警報

出力端子

信号端子台

外部配線長 ：100m 以内
外部配線太さ：0.5 mm2 以上接点許容電圧：DC12Ｖ±10%接点許容電流：10 mA

暖房信号：無電圧入力
閉で暖房、
開は無効※
冷房信号：無電圧入力
閉で冷房、
開は無効※
発停信号：無電圧エッジ
立上り：運転信号立下り：停止信号

入力端子の接続は親リモコンのみ。
入力端子に電圧をかけると入力回路が破壊します。

条件

外部配線長 ：20m 以内
外部配線太さ：0.5 mm2 以上

接点仕様：
最大 AC100V 0.5A
最大 DC30V 0.5A
最小適用負荷：DC5V 1 mA

入力2

出力

コモン 警報 運転

コモン 暖房 冷房 コモン 発停
1 信号 信号 2 信号 未使用

入力1条件
無電圧 a 接点
スタティック（リレー出力）警報出力：正常時は開、異常時は閉
運転出力：停止時は開、運転時は閉※暖房信号 / 冷房信号はリモコンの設定により機能が異なります。
リモコンの設定は、P.12「冷 / 暖切換設定」
をご確認ください。

外部機器
（回路例）

外部配線

CZ-10RTC1
内部回路

外部機器 DC12V
（回路例）

外部配線

CZ-10RTC1
内部回路● 接点入出力端子■外部設備との接続

配線のしかた（つづき）

10. その他
制御関連編

お願い

C-491

ツメがカチッと音がするまで押し込む

ツメ

コネクタ

① コネクタを接続する

下ケース（電源部付）

JIS ボックス（現地調達）• JIS C8340
2個用スイッチボックス（カバー付）

コネクタのツメを押しながら引き抜く

ツメ

コネクタ

③ カチッと音がするまで押し込む

基板上の部品に配線が触れないようにしてください。
（配線はさみ込みによる基板破壊の原因）② 上から取り付け

3 コネクタを接続し、操作部を取り付ける② チラーリモコンの下ケース（電源部付）
を JIS ボックスに
取り付ける
（小ネジ
（付属））

① あらかじめ壁内に埋込まれたJIS ボックス（現地調達）に
チラーリモコンを挿入する② コネクタを抜く

小ネジ
（付属）

マイナス
ドライバー

2 JIS ボックスに取り付ける

差し込んで
軽く回す

操作部

① 操作部をはずす

1 チラーリモコンの取付準備

先にチラーリモコンに接続した配線を JIS ボックス下の丸穴に通して、チラーリモコン
電源部に衝撃を与えないようにゆっくりと挿入してください。

910

3 つのボタンを同時に 4 秒以上押す

メンテナンス機能は 戻る ボタンで設定を終了します。

お知らせ

1

ボタンで機種を選択
ᖑ઻ ボタンで決定

起動時に設定画面が表示されます。 接続するユニットが設定を完了すると次回からは表示 「吸収式」
か「GHP チラー」をされません。
選択する。

1
ᖑ઻ ボタンで次へ機種を設定する● チラーリモコンの設定を行う前にユニットの試運転を実施してください。
● ユニットの試運転後、チラーリモコンの電源を入れてください。

● ネジは、
下ケースにあたるまでしっかり締めてください。
（上ケース取り付け時に、ネジ頭が基板にあたり、故障の原因）● ネジは、
締めすぎないでください。
（下ケースの変形による、落下の原因）● JIS ボックス（JIS C8340 2 個用スイッチボックス）をお使いください。
（現地調達）■下ケースを取り付けるとき（手順 2）

2

ボタンで選択ᖑ઻ ボタンで決定

管理ユニット設定

管理リモコン
設定

ユニット
機種設定

リモコン
アドレス設定2

設定する項目を選ぶ

接続するユニットの型を選択する。

ᖑ઻ ボタンで決定

ボタンで型を選択（GHP チラーの場合のみ）型を選ぶ

メンテナンス機能（リモコンアドレス設定 /機種初期設定

設定する

取り付ける

10. その他
制御関連編

3

3

設定を変えるᖑ઻ ボタンで決定号機を設定する

メンテナンス機能は、
P.10 以降をご確認ください。

ᖑ઻ ボタンで
機種初期設定の完了

C-492

ボタンでユニットを選択
ボタンで有/ 無 を切換ᖑ઻ ボタンで決定

ボタンで子リモコンを選択
ボタンで有/ 無 を切換ᖑ઻ ボタンで決定※リモコンを複数台使用する場合、子リモコンのアドレスを選択してください。
（親リモコンから設定）「GHP チラー」
を選んだ場合、ボタンで「F 型」「G 型以降」を選択※「GHP チラー」
を選んだ場合、
下記をご確認ください。

ᖑ઻ ボタンで決定

ボタンで
「吸収式」
「GHP チラー」
を選択

ボタンで「リモコン 1」～
「リモコン 4」を選択
ボタンで親 / 子設定に移動
ボタンで
「親」
「子」
を選択
ᖑ઻ ボタンで決定

ボタンでユニット No を選択
ボタンで有/ 無 を切換ᖑ઻ ボタンで決定

ユニット機種設定 /管理リモコン設定 / 管理ユニット設定）

11

12

ボタンで選択ᖑ઻ ボタンで決定設定する項目を選ぶ

リモコン機能切換設定

2

メンテナンス機能は 戻る ボタン
で設定を終了します。

お知らせ

1
3 つのボタンを同時に 4 秒以上押す
ボタンで選択冷 / 暖切換設定

ᖑ઻ ボタンで決定

リモコン新旧
混在

異常コード
表示

停電自動復帰3
設定する項目を選ぶ設定する（つづき） メンテナンス機能

10. その他
制御関連編

4

設定を変える

C-493

システム上に旧リモコン（CZ-10RTGXA / RCS-SW15GXA / RCS-SW15GX）
を子リモコンとして接続する場合は、「オン」に設定する。
・オン：旧リモコンを使用する
・オフ：旧リモコンを使用しない（出荷時設定）

ボタンで
「オン」
「オフ」
を選択
ᖑ઻ ボタンで決定

トップ画面に表示する異常コードの表示・非表示を切り換える。
・オン：アラーム番号表示あり（出荷時設定）・オフ：アラーム番号表示なし

ᖑ઻ ボタンで決定

ボタンで
「オン」
「オフ」
を選択

停電自動復帰機能の有無を切り換える。
・オン：停電復帰後運転継続
・オフ：停電復帰後運転停止（出荷時設定）ᖑ઻ ボタンで決定

ボタンで
「オン」
「オフ」
を選択

・外部接点冷房入力：外部接点入力による冷房切換
・外部接点暖房入力：外部接点入力による暖房切換
外部接点による冷 / 暖切換設定については、P.14 をご確認ください。

・運転モードキー操作： ɪʀɑ ボタン操作による冷房 / 暖房切換⣌⟵

冷 / 暖切換設定を切り換える。
（親リモコンから設定）

ボタンで項目を選択
ボタンで有
/無
を切換
ᖑ઻ ボタンで決定(冷(冷/暖切換設定/停電自動復帰/異常コード表示/リモコン新旧混在）

13

14

暖房

冷房

OFF

ON

ユニットへ
冷房を指示

ユニットへ
暖房を指示

ユニットの
運転モード

暖房入力信号

暖房

冷房

OFF

ON

ユニットへ
暖房を指示

ユニットへ
冷房を指示

② 冷 / 暖切換設定 外部接点冷房入力：無外部接点暖房入力：有冷房入力は機能無効設定のため、入力の状態は無視する。

ユニットの
運転モード

冷房入力信号① 冷 / 暖切換設定 外部接点冷房入力：有外部接点暖房入力：無暖房入力は機能無効設定のため、入力の状態は無視する。

● サンプリング：10 ms 間隔● チャタリング：連続 1 秒安定で有効ユニットの運転モードを入力信号に合わせて冷房 / 暖房を切り換える。

■冷房入力と暖房入力設定する（つづき）

10. その他
制御関連編

OFF

ON

OFF

ON

ユニットの 冷房
運転モード
暖房

暖房入力
信号

冷房入力
信号

ユニットへ
暖房を指示

何もしない

ユニットへ
暖房を指示

何もしない

ユニットへ
冷房を指示

何もしない

ユニットへ
冷房を指示

何もしない

ユニットへ
暖房を指示

何もしない

ユニットへ
冷房を指示

③ 冷 / 暖切換設定 外部接点冷房入力：有外部接点暖房入力：有

15

16

初期設定

ボタンで選択ᖑ઻ ボタンで決定「3. 初期設定」
を選ぶ

2

初期設定は 戻る ボタンで設定を終了します。

お知らせ

1
メニューを押す
ボタンで選択時計設定

ᖑ઻ ボタンで決定

C-494

異常音設定

操作音設定

時刻表示設定3
設定する項目を選ぶ設定する（つづき） 初期設定（時計設定 /10. その他
制御関連編

4

設定を変える

C-495

ボタンで
「オン」
「オフ」
を選択
ᖑ઻ ボタンで決定

ボタンで
「オン」
「オフ」
を選択

ᖑ઻ ボタンで決定ᖑ઻ ボタンで決定

ボタンで「24H 表示」「AM・PM 表示」
を選択※決定ボタンを押すと 0 秒スタートします。

ボタンで変更したい項目（年 / 月 / 日 / 時 / 分）を選択
ボタンで値を変更
ᖑ઻ ボタンで決定

時計表示設定 / 操作音設定 / 異常音設定）

17

18

2
ボタンで選択ᖑ઻ ボタンで決定「6.異常履歴」を選ぶ

3
ᖑ઻ ボタンで決定

ボタンで選択確認する項目を
選ぶ

E01
R08
R10

R11

E09
E08
E10

E11

エラーコード吸収冷温 GHP
水機
チラー

親リモコン不在

親リモコン重複

自己アドレス重複

通信異常

項目

通信上に親リモコンが不在です。

通信上に親リモコンが複数存在しています。

通信上に自分のアドレスと同じアドレスが存在しています。

チラーリモコン － ユニット間にて通信不良が発生しています。

症状

チラーリモコンより異常を検出した場合、以下の警報が表示されます。
※ユニットのエラー表示に関しては吸収冷温水機は取扱説明書を確認してください。
GHP チラーに関しては、ユニットに添付している『お客様相談窓口』の「商品相談窓口」
・「各地域の修理ご相談窓口」
へご連絡ください。

エラー表示

異常履歴は 戻る ボタンで表示を終了します。
リモコン、各ユニットごとに最新4件の異常履歴を表示します。

お知らせ1
3 つのボタンを同時に 4 秒以上押す

異常履歴

10. その他
制御関連編

5

ボタンで選択ᖑ઻ ボタンで履歴削除

P.10「リモコンアドレス設定」
をご確認ください。
親リモコンは 1 台のみとなります。
（1）P.10「リモコンアドレス設定」
をご確認ください。
親リモコンを 1 台設定してください。
（2）P.10「管理リモコン設定」
をご確認ください。
親リモコンから設定をしてください。

P.10「リモコンアドレス設定」
をご確認ください。
アドレスが重複しないようアドレス設定してください。

P.4「配線のしかた」をご確認ください。
P.10「管理ユニット設定」
をご確認ください。

対処方法※選択したユニットまたは、リモコンの異常履歴を 4 つまで表示する。
※一番上から最新の履歴を表示する。

4

ᖑ઻ ボタンでポップアップ表示

19

続

接

通

外部接点

計

時

度

120

RS-485

16

51.9

外形寸法

2.0-R2.5

15

P.8「外部設備との接続」をご確認ください。

信P.8「外部設備との接続」をご確認ください。

最多 10 台（吸収冷温水機または GHP チラー）出 力 定 格数

4690

100 時間（満充電時）※満充電に約 8 時間かかります。

± 30 秒 / 月（常温 25 ℃）※定期的に合わせてください。

入 力 定 格台

保 持 時 間精最大 2 W力

消電

単相 AC 100-240 V 50/60 Hz

費-10 ℃～ 50 ℃・20 ％～ 80 ％520 g

Printed in Japan
ACXF60-26793
W0718-30823

15

単位：mm

法 （高さ）120 mm ×（幅）120 mm ×（奥行き）16 ＋ 51.9 mm
量源寸

CZ-10RTC1

電形

番

使用温度・ 湿度範囲

質

外

品

120

異常履歴を削除する

70.6

異常履歴を確認する

24.7
70.6
24.7

C-496

83.5

仕様

10. その他
制御関連編

10. その他

制御関連編

チラーコントローラー / CZ-10RT15G

取扱説明書
チラーコントローラー
品番 CZ-10RT15G

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
● 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
● ご使用前に「安全上のご注意」（4 ～ 5 ページ）を必ずお読みください。
● お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
また、お使いになる方が代わる場合は、必ず本書をお渡しください。

2

もくじ

1. 安全上のご注意

1. 安全上のご注意 ………………………………………………………………………………… 4

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。

2. 使用・据え付け上の注意事項 ………………………………………………………………… 6
3. 本機の特長 ……………………………………………………………………………………… 7
4. システムの構成 ………………………………………………………………………………… 8

必ずお守りください「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

5. 各部のなまえとはたらき ……………………………………………………………………… 9
6. クイックリファレンス ……………………………………………………………………… 12
7. ご使用方法 …………………………………………………………………………………… 14
7.1. 電源の入れかた ………………………………………………………………………… 14「軽傷を負うことや、財産の損害が発生する恐れがある内容」です。

7.2. 表示画面のなまえとはたらき ………………………………………………………… 14
7.2.1. 起動処理画面…………………………………………………………………… 14
7.2.2. 表示画面例……………………………………………………………………… 15
7.3. 初期設定 ………………………………………………………………………………… 16■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

7.3.1. システム設定フロー…………………………………………………………… 16
7.3.2. 日時／システムの設定………………………………………………………… 17
7.3.3. 接続台数の設定………………………………………………………………… 21
7.4. 状態監視と操作画面 …………………………………………………………………… 23
7.4.1. 概略表示………………………………………………………………………… 23
7.4.1.1. 一括操作のしかた ………………………………………………… 24

メイン 3 ／サブ 1

してはいけない内容（禁止事項）です。

メイン 3 ／サブ 2
メイン 1 ／サブ 1

実行しなければならない内容（強制事項）です。

7.4.1.2. 個別操作のしかた ………………………………………………… 26
7.4.1.3. 詳細表示 …………………………………………………………… 27
7.5. 運転データと警報履歴の確認 ………………………………………………………… 28

メイン 1 ／サブ 2

7.5.1. ユニットごとの運転データ…………………………………………………… 28

メイン 2 ／サブ 1

7.5.2. 警報履歴の確認………………………………………………………………… 29

メイン 2 ／サブ 2

7.6. 各種設定 ………………………………………………………………………………… 31
7.6.1. プログラムタイマーの予約…………………………………………………… 31
7.6.1.1. デイリータイマーの設定 ………………………………………… 31
7.6.1.2. ウィークリータイマーの設定 …………………………………… 33

メイン 4 ／サブ 1

7.6.2. 休日／タイマー特別日の設定………………………………………………… 34

メイン 4 ／サブ 2

7.6.3. 制御特性の設定………………………………………………………………… 35

メイン 4 ／サブ 3

7.6.4. その他の設定…………………………………………………………………… 36
7.6.4.1. 無通信モードの設定 ……………………………………………… 36

据え付けや移動・修理は販売店か専門業者に依頼する（水漏れや感電・火災の原因）

メイン 4 ／サブ 4

7.6.4.2. ブザー音 …………………………………………………………… 36
7.6.4.3. 画面のオートオフ設定 …………………………………………… 37

当社指定のエアコンと接続して使う

7.6.4.4. タッチパネルの補正 ……………………………………………… 37（水漏れや感電・火災の原因）

7.6.4.5. 電源のオフ ………………………………………………………… 38
7.6.5. アナログ基板設定……………………………………………………………… 39
7.6.5.1. アナログ入出力基板の有無 ……………………………………… 39

メイン 4 ／サブ 5

7.6.5.2. 変流量制御判定タイマーおよび制御量 ………………………… 39
7.6.5.3. アナログデータ変換 ……………………………………………… 40

異常・故障時には直ちに使用を中止し、漏電しゃ断器を切る

7.7. 異常時の表示 …………………………………………………………………………… 41（感電や火災の原因）

7.7.1. ユニット警報…………………………………………………………………… 41
7.7.2. 通信異常………………………………………………………………………… 41

異常・故障例• スイッチを入れても運転しない。
• 運転中にこげ臭いにおいがしたり、異常な音がする。
• ブレーカーがたびたび切れる。
• 本体が変形したり、異常に熱い。

8. 外部信号の接続 ……………………………………………………………………………… 42
8.1. 一括運転出力 …………………………………………………………………………… 42
8.2. 一括警報出力 …………………………………………………………………………… 42
8.3. 冷房／暖房入力 ………………………………………………………………………… 43
8.4. 運転／停止入力 ………………………………………………………………………… 43
9. 知っていただきたいこと (1)………………………………………………………………… 44
10. 知っていただきたいこと (2) ……………………………………………………………… 45
11. 故障かなと思ったときは …………………………………………………………………… 46
12. 仕様 …………………………………………………………………………………………… 47

メイン 3 ／サブ 1

すぐに、販売店へ点検・修理を依頼してください。
は、ﾒｲﾝﾒﾆｭｰ 3 ／ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ 1の説明を表しています。

3

4

C-497

10. その他

制御関連編
2. 使用・据え付け上の注意事項
使用上の注意事項● 次のような場所での使用は避けてください。
・可燃性ガス等の漏れるおそれのある所。
・海浜地区等、塩分の多い所。

ぬれた手で操作しない

・温泉地区、硫化ガスの発生する所。
・水や油（機械油含む）の飛散や蒸気の多い所。

（感電や故障の原因）

・電圧変動の大きい所。
・電磁波を発生する機械のある所。
・有機溶剤の飛散する所。
● 強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
● コントローラーの近くで暖房器具を使用しないでください。コントローラーの樹脂部分が熱により変形・変色するおそれがあります。
● 本機専用のタッチペンを使用してください。専用以外のタッチペンで操作をすると、故障の原因になります。
● アルコール消毒液、ベンジンやシンナー、化学ぞうきんなどでふかないでください。変色や故障の原因にな分解しないります。ひどい汚れは、水またはぬるま湯を含ませ、よくしぼった布でふいてください。

（感電や故障の原因）● スプレーを吹きかけないでください。誤動作や故障の原因になります。
液体（洗剤、アルコール、有機溶剤など）がかからないようにしてください。

水洗いしない据え付け上の注意事項（感電・火災の原因）● 湿気 ･ 油分や振動の多い所、直射日光のあたる所、熱源の近くには設置しないでください。故障の原因になります。
● ノイズの発生する所には設置しないでください。誤動作の原因になります。
● 電気工事を行うには資格が必要です。
お買い上げの販売店に依頼し、ご自分では行わないでください。
● 配線作業は、人体に帯電した静電気をアースに放電してから行ってください。
● テレビ、ラジオ、パソコンなどはコントローラーから 1m 以上離してください。映像の乱れや雑音の原因になります。
● コントローラーの取り付け状態が弱くなっていないか、年に１～２回確認してください。

5

6

3. 本機の特長

4. システムの構成

本機は、GHP（ガスヒートポンプ）チラー専用の集中コントローラーです。

システム構成例● 接続台数 ……………………・1 台のチラーコントローラーに最多 15 系統の GHP チラーが接続可能
・親機・子機の設定が可能（2 か所から運転 / 停止と監視が可能）※子機は接続されない場合もあります。

チラーコントローラー
CZ-10RT15G（子機）● 表示 …………………………・6.5 インチ TFT カラー液晶タッチパネルディスプレイ
（640 × 480 ドット VGA）

チラーコントローラー
CZ-10RT15G（親機）● 操作機能 ……………………・運転／停止、運転モード（冷暖）切換、温度設定、シフト運転、台数制御運転

外部出力信号（運転出力、警報出力）● 運転モニタ …………………・運転状態（運転／停止、運転モード、警報、冷温水出口温度、冷温水ポンプ ON/OFF）の一括監視・警報履歴の表示

外部入力信号（冷房／暖房入力、運転／停止入力）(RS-485)(RS-485)● プログラムタイマー ………・1 日 50 回までのデイリータイマー（50 種類）を組み合わせて、ウィークリー
タイマーを 50 種類まで設定可能
・休日／タイマー特別日（5 種類）設定可能(RS-485)● 外部入出力（親機のみ）……・冷房入力、暖房入力（別入力／同一入力）
・運転／停止入力
・一括警報出力、一括運転出力（リレー接点）

最多15台

ＧＨＰチラー室外機

水熱交換器
ユニット

※ GHP チラーには、GHP 室外機と水熱交換器ユニットが分離されたタイプと、一体となったタイプ（GHP 一体型チラー）とがあります。

台数制御は全台一括となります

冷温水配管

空調機、生産設備など

GHP一体型チラーの場合(RS-485)
ＧＨＰチラー室外機

7

8

C-498

最多15台

10. その他

制御関連編

5. 各部のなまえとはたらき

5. 各部のなまえとはたらき（つづき）

正

背

面
電源ランプ

タッチパネル付きカラー液晶ディスプレイ

チラーコントローラーの電源が操作により画面表示されます。各操作は、付属のタッ入っているときに点灯します。

チペンで行ってください。

面
電源端子板（フタを外した内部）
AC100V ～ 240V 電源端子板です。

電源スイッチチラーコントローラーの電源をオン／オフします。

信号線端子板11 ページをご覧ください。

裏ブタ

タッチペン収納扉

危険ですので、開けないでください。

押すと扉が開きます。

タッチペン
各操作を行うときに使用します。

PC カードソケット
使用しません。

910

6. クイックリファレンス
側面

メニュー一覧
サブメニュー
１．状態監視／操作

 23 ページ
 27 ページ

２．運転データ

メインメニュー

信号線端子板

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

※

 28 ページ 29 ページ※ 17 ページ 21 ページ

３．初期設定

アース端子

11
12

RS-485

RS-485のシールド線を接続します。
GHPチラー
または子機へ接続します。

13 DO-COMM 出力コモン
14 DO 1

一括運転出力15 DO 2

一括警報出力４．各種設定※※※※16 DI-COMM 入力コモン
17 DI 1

冷房／暖房入力※

18 DI 2

暖房入力※

19 DI 3

運転／停止入力 31 ページ
 34 ページ 35 ページ 36 ページ 39 ページ※印：親子選択（18 ページ）が「子」の設定のときは表示されません。

親機のみ※「冷暖入力」の設定が「同一入力」
か「別入力」かで動作が異なります。
「8.3. 冷房／暖房入力」（43 ページ )をご覧ください。

★ 0 ～ 9 番の端子には何も接続しないでください。

11

12

C-499

10. その他

制御関連編
7. ご使用方法

機能早見表

7.1. 電源の入れかた
配線状態（GHP チラー、チラーコントローラー子機）を確認したら、チラーコントローラーの電源スイッチ（10

主な機能のみ掲載しています。

ページ参照）をオンします。システムが自動的に起動します。

ユニットの操作のしかた
一括で操作したい→ 7.4.1.1. 一括操作のしかた

個別に操作したい（親機のみ）→ 7.4.1.2. 個別操作のしかた

運転モードを変更したい（親機のみ）→ 7.4.1.1. 一括操作のしかた

設定温度を変更したい（親機のみ）→ 7.4.1.1. 一括操作のしかた

 24 ページ 26 ページ 24 ページ 24 ページ

7.2. 表示画面のなまえとはたらき
7.2.1. 起動処理画面
以下は、チラーコントローラー起動時の起動処理画面です。

ユニット運転状態のモニタ
詳細な運転状態をモニタしたい→ 7.4.1.3. 詳細表示

現在の積算時間を見たい
警報が起きた履歴を確認したい→ 7.5.1. ユニットごとの運転データ→ 7.5.2. 警報履歴の確認

 27 ページ 28 ページ 29 ページシステム設定日付や時刻を調整したい→ 7.3.2. 日時／システムの設定

接続台数を設定したい（親機のみ）
タイマー運転の設定をしたい（親機のみ）→ 7.3.3. 接続台数の設定→ 7.6.1. プログラムタイマーの予約

ブザー音の設定をしたい→ 7.6.4.2. ブザー音 17 ページ 21 ページ 31 ページ 36 ページ

その他
チラーコントローラーの電源を切りたい→ 7.6.4.5. 電源のオフ

タッチパネルのずれを直したい→ 7.6.4.4. タッチパネルの補正 38 ページ
 37 ページ★電源を切る時のお願い★
チラーコントローラーの電源を切る時は、必ず次の手順でお願いします。
「4. その他の設定」画面（ メイン 4 ／サブ 4 ）において、一番下の 電源オフ を選択する。

「システムを終了しますか？」と表示されたら OK を選択する。

「電源を切っても安全です。」と表示されたら、その状態で電源を切る。
（数分程度かかる場合があります）

13

14

7. ご使用方法（つづき）
7.2.2. 表示画面例

7.3. 初期設定

ある画面表示を例に各部の説明をします。

制御状態表示メインメニュー

チラーコントローラーをご使用いただくにあたり、「初期設定」（メインメニュー 3）は、必須の設定項目ですので、必ず設定してください。

サブメニュー

7.3.1. システム設定フロー

全ユニットの一括操作を行います。

◎：設定が必要です。
△：場合によっては設定が必要です。
×：設定は必要ありません（変更しないでください）。

右図の例では、プログ
ラムタイマー運転と台数制御運転が行われていて、シフト運転は行
われていません。

START
メイン 3 ／サブ 1

ユニット表示各 GHP チ ラ ー の 運 転状態を色で表示しま
す。
水色：冷房
橙色：暖房
灰色：停止
黄色：警報

集中解除マーク◎

メイン 3 ／サブ 2

接続◎（接続ユニットの自動認識は行いません）

メイン 4 ／サブ 1

プログラムタイマー△（１）デイリータイマー（２）ウィークリータイマー

集中解除（制御対象外）となっている場合に表
示します。

お知らせ欄

日時／システム（１）現在日時の設定（子機がある場合、子機の日時も設定してください）（２）親子選択（子機がある場合、ここで子機に設定してください）（３）冷暖入力（４）シフト運転モード（５）台数制御選択

現在の日時を表示します。

メイン 4 ／サブ 2

休日／タイマー特別日△

メイン 4 ／サブ 3

制御特性

×（変更しないでください）

メイン 4 ／サブ 4

その他の設定△（子機がある場合、必要に応じて子機でも設定してください）

ユニット異常や通信異常などのメッセージを表示します。

リセットボタン（１）無通信モードの設定（２）ブザー音（３）画面のオートオフ設定（４）タッチパネルの補正（５）電源のオフ

警報時のブザー音を止めます。

メイン 4 ／サブ 5

・・・必ず NO（通常）にしてください。
・・・出荷時に調整済みですが、ずれている場合は補正してください。

アナログ基板設定△（GHP 一体型チラーでアナログ入出力基板を使用する場合）（１）アナログ入出力基板有無（「有り」にしてください）（２）変流量制御判定タイマー（３）アナログデータ変換（現場の機器に合わせて必ず設定してください）

END
15

16

C-500

10. その他

制御関連編
7. ご使用方法（つづき）

メイン 3 ／サブ 1

メイン 3 ／サブ 1② 親機・子機の選択を行います。チラーコントローラーを 2 台併設（親子設置）するときは、

7.3.2. 日時／システムの設定

必ず 1 台を親機、もう 1 台を子機に設定してください。
親子選択の変更を行おうとすると、次のメッセージが表示されます。

現在の日付・時刻や、システムに関係する設定を行います。
運用開始前に必ず行ってください。

手順
メインメニューで ３．初期設定 、サブメニューで １．日時／システム を選択します。

親子設定を変更すると、「初期設定」「その他の設定」の内容がすべて出荷設定に戻りますのでご注意ください。
チラーコントローラーは、最大 2 台（親 1 台＋子 1 台）設置できます。

①

子機では、親機に比べて機能や表示に制限があります。

②
③
④
⑤

親機の場合

子機の場合

運転／停止操作○

上記以外の操作○

1-1 画面（概略表示）○○

1-2 画面（詳細表示）○○

2-1 画面（運転データ）○○

2-2 画面（警報履歴）○

×③、④、⑤ は、3-1 画面（日時／ｼｽﾃﾑ）○○

子機設定時は表示されません。

3-2 画面（接続）○×

4-1 画面（ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾀｲﾏｰ）○

×

4-2 画面（休日／ﾀｲﾏｰ特別日）○

×

4-3 画面（制御特性）○

×4-4 画面（その他の設定）○○

外部入力（冷暖、運転／停止）○×

外部出力（一括運転、一括警報）○

×① 現在の日時を設定します。
現在日時の設定 で、プルダウンメニュー▼から年、月、日、時、分、秒を選択します。
曜日は自動表示されます。
確定 を選択したタイミングで日時が更新されます。

※1

○
×

※1

子機では、ユニットの操作は運転／停止以外、行えません。（画面表示操作は行えます）

時刻を現在よりも進めた場合、その間の時刻に設定されているプログラムタイマーは無効となり、送信されません。

1718

7. ご使用方法（つづき）

メイン 3 ／サブ 1③ 外部冷房／暖房入力信号の選択を行います。
（親機のみ）
冷房入力、暖房入力を個別の端子に接続する場合は「別入力」、同じ 1 つの端子に接続する場合は「同一入力」を選択します。
「別入力」の場合、端子が OFF から ON（開放→短絡）で冷房または暖房となります。

⑤ 台数制御の種類の選択を行います。（親機のみ）● 標準
負荷の変動に応じて、最適な運転台数となるよう台数の増減を行います。
● 効率優先
運転台数の増減に加えて、各ユニットを統合的に制御することにより、
部分負荷運転におけるシステムの効率が向上します。
すべてのユニットが「効率優先」の台数制御に対応している場合のみ、「効率優先」が選択できます。

両方 ON した場合は無効となります。
「同一入力」の場合、端子が ON（短絡）で冷房、OFF（開放）で暖房となります。
【別入力】

メイン 3 ／サブ 1

ON
冷房入力

「効率優先」が選択されると、下図のように、台数を増減したときのマスク時間を選択するプルダウンメニューが表示されます。
0 分～ 60 分の範囲で設定できますが、通常は出荷設定（5 分）のままにしておき、サービスマン以外の方は変更しないでください。

OFF
ON

暖房入力

OFF
冷房

運転状態
【同一入力】

暖房
冷房

冷暖入力

暖房
冷房

運転状態

暖房

④ シフト運転モードの選択を行います。
（親機のみ）「手動」の場合、全ユニット一括操作の詳細設定用ソフトリモコン（「概略表示」画面（ メイン 1 ／サブ 1 ）、「詳細表示」画面（ メイン 1 ／サブ 2 ））の シフト運転 ボタン操作にしたがって設定温度シフトが実行／
解除されます。
「自動」の場合、現在日時にしたがって自動で設定温度シフトが実行／解除されます。
● シフト値● 自動シフト時間帯

冷房時：＋１℃
暖房時：－２℃
冷房時：17:00 ～翌日 9:00
暖房時：10:00 ～ 16:00※台数制御選択の変更は、必ずユニットを全停止させた状態で行ってください。
台数制御の運転中に台数制御選択を変更しようとすると、下図のメッセージが表示されます。

OK を選択するとすべてのユニットを強制的に停止します。選択された台数制御で運転を再開する場合は、
再度、一括運転を行ってください。
キャンセル を選択すると台数制御選択は変更されずに、メッセージが消えます。

19

20

C-501

10. その他

制御関連編
7. ご使用方法（つづき）

メイン 3 ／サブ 2

メイン 3 ／サブ 2※ 台数制御選択が「効率優先」であるときに 「×（接続無し）」から「○（接続有り）」に変更しよう

7.3.3. 接続台数の設定とすると、下図のメッセージを表示します。

GHP チラーの接続台数を設定します。
接続されているユニットの自動認識は行いませんので、必ずこの画面で接続号機の設定を行ってください。

手順
メインメニューで ３．初期設定 、サブメニューで ２．接続 を選択します。
※子機の場合は選択できません。

OK を選択するとすべてのユニットを強制的に停止し、台数制御選択を「標準」に戻します。
台数制御を再開する場合は、再度、一括運転を行ってください。

必要であれば、再度、「効率優先」を選択しなおしてください。
キャンセル を選択すると台数制御選択の変更は行われずにメッセージが消えます。

①
号機 No. とは、GHP チラー側で設定されているアドレスです。
① 号機の「接続」欄をタッチすると、右のようなソフトテンキーが表示されます。

②②「×（接続無し）」「○（接続有り）」のいずれかを選択します。
③ 設定 を選択してください。
「○（接続有り）」に設定したユニットとのみ通信されます。
「×（接続無し）」に設定すると、通信もされず、状態も表示されません。

③

21

22

7. ご使用方法（つづき）

メイン 1 ／サブ 1

メイン 1 ／サブ 1

7.4.1.1. 一括操作のしかた

7.4. 状態監視と操作画面接続されている GHP チラーを一括で操作できます。

7.4.1. 概略表示

手順

接続されている GHP チラーを一括表示します。

メインメニューで １．状態監視／操作 、サブメニューで １．概略表示 を選択します。

手順① 一括操作 をタッチすると、全ユニット一括操作の ON/OFF 操作用ソフトリモコンが表示されます。
② 詳細設定 をタッチすると、全ユニット一括操作の詳細設定用ソフトリモコンが表示されます。

メインメニューで １．状態監視／操作 、サブメニューで １．概略表示 を選択します。
各ユニットの運転状態が表示されます。

①
a

b

②
a
a . ソフトリモコンの操作を終了します。
b .「運転」「停止」のいずれかに設定します。
運転中は 運転 、停止中は 停止 ボタンは押せません。
c . 運転モード（冷房／暖房）を設定します。
d . 温度を設定します。
e . シフト運転を設定／解除します（次ページ参照）。
f . 台数制御運転を設定／解除します（次ページ参照）。
g . タイマー運転を設定／解除します。
h . ウィークリータイマー番号を「No.1 ～ No.50」まで設定します。

各ユニットの運転状態にしたがって、該当する枠の中が次の色で表示されます。
冷房：水色
暖房：橙色
停止：灰色
警報：黄色（文字は赤色）

i . タイマーの設定状況の確認画面を表示します。
プログラムタイマー運転、シフト運転、台数制御運転を行うと、画面上部の制御状態表示エリアが白色表示となります。
上図の例では、プログラムタイマー運転と台数制御運転が行われていることを意味しています。

23

24

C-502

b
c
d
e
f
g
h
i

10. その他

制御関連編
7. ご使用方法（つづき）

メイン 1 ／サブ 1

7.4.1.2. 個別操作のしかた【シフト運転について】接続されている GHP チラーを個別で操作することができます。

● シフト運転は、シフト運転モードの自動／手動の選択によって動作が異なります（「7.3.2. 日時／システム

ただし操作項目は限定されます。

の設定」を参照）。
「手動」に設定されている場合は、 シフト運転
実行／解除されます。

メイン 1 ／サブ 1

ボタンの ON ／ OFF にしたがって設定温度のシフトが手順「自動」に設定されている場合は、現在日時にしたがって自動で設定温度のシフトが実行／解除されます。

メインメニューで １．状態監視／操作 、サブメニューで １．概略表示 を選択します。

冷房時：17:00 ～翌日 9:00
暖房時：10:00 ～ 16:00● 設定温度のシフト値は次の通りです。
冷房時：＋１℃
暖房時：－２℃【台数制御運転について】● 台数制御運転を行うと、すべてのユニットが台数制御用の設定温度に変わります。
出荷設定は、冷房：7℃、暖房：45℃です。

①● 台数制御を「運転」にしただけでは、台数制御運転は行われません。
ユニットを「運転」状態にした時点から台数制御が開始されます（「集中解除」となっているユニットを除く）
台数制御運転中にユニットを停止させると、台数制御は休止状態となります。
● 台数制御が「運転」のときにユニットを「運転」させても、負荷条件によって、実際に運転するユニット台
数は異なります。最低でも 1 台は運転します。
● 台数制御運転では、負荷に応じた効率の良い台数で運転を行いますが、負荷以外の条件（連続運転時間や積算運転時間など）により、ユニットが一時的に停止する場合があります。

②① 各ユニットをタッチすると、個別操作用ソフトリモコンが表示されます。（親機設定時のみ）
全ユニット一括操作の詳細設定用リモコンとほぼ同じですが、温度設定と解除 / 集中のみ操作できます。
温度設定は、台数制御運転中はできません。
② 出荷設定時は、すべてのユニットが本コントローラーの制御対象となっていますが、任意のユニットを選び、このソフトリモコンで 解除 を選択すると、制御対象外となり、停止します。
制御対象外のユニットは、集中解除マークが表示され（上図の 3、7 号機）、台数制御や外部一括運転／停止入力についても無視されます。春や秋の冷暖房中間期に運転台数を減らしたい場合やメンテナンス時に一時的にユニットを止めておきたい場合に使用します。
集中 をタッチすると集中解除マークが消えて制御対象に戻ります。このとき、一括運転中であれば運転し
ます。

25

26

7. ご使用方法（つづき）

メイン 1 ／サブ 2

7.4.1.3. 詳細表示

メイン 2 ／サブ 1

7.5. 運転データと警報履歴の確認

ユニットごとの詳細な運転状態を表示・操作できます。

7.5.1. ユニットごとの運転データ

手順

GHP チラー系統ごとに運転時間、運転回数の積算状況を確認できます。

メインメニューで １．状態監視／操作 、サブメニューで ２．詳細表示 を選択します。

手順
メインメニューで ２．運転データ 、サブメニューで １．ユニット毎 を選択します。

①

③

②

表示されている号機番号は GHP チラーのアドレスです。
運転時間、運転回数とは、その GHP チラーに接続されている GHP チラー室外機のエンジンの運転時間、運転回数（停止状態から運転を開始した回数）です。

表示するユニットを5 台ずつ切り替えます。

① 一括操作 にタッチすると、全ユニット一括操作の ON/OFF 操作用ソフトリモコンが表示されます。
② 各ユニットの行をタッチすると、個別操作用ソフトリモコンが表示されます。
（親機設定時のみ）
全ユニット一括操作の詳細設定用リモコンとほぼ同じですが、温度設定と解除 / 集中のみ操作できます。
温度設定は、台数制御運転中はできません。
③「冷温水ポンプ」は冷温水ポンプインターロック入力の ON/OFF 状況です。

27

28

C-503

10. その他

制御関連編

7. ご使用方法

7. ご使用方法（つづき）

メイン 2 ／サブ 2

メイン 2 ／サブ 2【システム警報履歴】チラーコントローラーと内蔵の通信アダプターの通信異常の履歴が確認できます。

7.5.2. 警報履歴の確認

GHP 一体型チラーの場合は、アナログ入出力基板との通信異常も確認できます。

警報や異常の履歴を過去 14 件まで表示します。

手順
メインメニューで ２．運転データ 、サブメニューで ２．警報履歴※子機の場合は選択できません。

を選択します。

【ユニット警報履歴】各ユニットごとに、警報や異常の履歴が確認できます。

①②① すべてのシステム警報履歴を消去します。
次のような画面が表示されたら はい を選択します。

①

②

③

① 表示したいユニットを選択します。
② 対象のユニットの警報履歴のみを消去する場合は 消去 ボタンを、すべてのユニットの警報履歴を消去する
場合は 一括消去 をタッチします。
次のような画面が表示されたら はい を選択します。

③「ユニット警報履歴」「システム警報履歴」を選択します。

②「ユニット警報履歴」「システム警報履歴」を選択します。

2930

7. ご使用方法（つづき）

メイン 4 ／サブ 1⑤ 設定を取り消す場合は 取消 を選択します。表示が「－」になります。

7.6. 各種設定⑥「運転／停止」の欄をタッチし、設定します。

7.6.1. プログラムタイマーの予約
50 種類のデイリータイマー、50 種類のウィークリータイマーを設定することができ、祝祭日などのタイマー休日の設定もできます。

7.6.1.1. デイリータイマーの設定
1 日あたり、設定時刻を 50 件まで、50 種類のデイリータイマーを設定することができます。

手順
メインメニューで ４．各種設定 、サブメニューで １．プログラムタイマー を選択します。
※子機の場合は選択できません。

①
②
⑥

③
⑤
①「デイリータイマー」で、タイマー番号（ D1 ～ D50 、 休日 、
特 1 ～ 特 5 ）を選択します。
タイマー番号の休日は休日設定用に予約されています。

④

タイマー番号の 特 1 ～ 特 5 はタイマー特別日設定用に予約されています。
②「設定時刻」の欄をタッチすると、デイリータイマー操作用リモコンが表示されます。
③ タイマー設定時刻を選択します。
④ 設定 を選択し、設定時刻を確定します。
31

32

C-504

ユニットの運転を開始するよう設定します。

ユニットの運転を停止するよう設定します。

設定を取り消します。

設定を確定します。

メイン 4 ／サブ 1

10. その他

制御関連編
7. ご使用方法（つづき）

メイン 4 ／サブ 1

7.6.1.2. ウィークリータイマーの設定

メイン 4 ／サブ 2

7.6.2. 休日／タイマー特別日の設定

曜日ごとに任意のデイリータイマーを割り当てて週間プログラムを設定します。

祝祭日など、休日用タイマーの設定日やタイマー特別日を設定することができます。

50 種類のウィークリータイマーを設定することができます。

向こう 2 年分の登録ができます。（親機設定時のみ）

手順

手順

メインメニューで ４．各種設定 、サブメニューで １．プログラムタイマー を選択します。
※子機の場合は選択できません。

メインメニューで ４．各種設定 、サブメニューで ２．休日／ﾀｲﾏｰ特別日※子機の場合は選択できません。

を選択します。

③①①

設定するデイリータイマーを選択します。

②②① 設定したい年月のカレンダーを選択します。
② 設定したい種別を選択します。（通常日、休日、特別日 1 ～ 5）

設定を取り消します。

③ カレンダーで、休日／タイマー特別日に設定する日、または曜日を選択します。
種別に応じて、右記のとおりの色になります。

設定を確定します。

※ 休日、タイマー特別日の設定を解除するには「通常日」に設定してください。

①「ウィークリータイマー」で、ウィークリータイマー番号（ 1 ～ 50 ）を選択します。
ウィークリータイマーは、50 種類設定することができ、3 項目ずつ表示されます。
▼をタッチするたびに、「1, 2, 3, 」
「2, 3, 4」「4, 5, 6」のように表示されます。
▲をタッチするたびに、「50, 1, 2」「49, 50, 1」「48, 49, 50」のように表示されます。

※ 休日、タイマー特別日の動作内容は「プログラムタイマー」画面で設定します。
（「7.6.1.2. ウィークリータイマーの設定」を参照）

通常日

：灰色

休日

：ピンク色

特別日１：橙色
特別日２：黄色
特別日３：水色
特別日４：草色
特別日５：クリーム色※ たとえば「休日」とは、休日タイマーで動作しますので、前夜から運転していた
場合、休日タイマーに何も設定していないと、翌日は終日運転となります。
終日停止にしておきたい場合は、「休日」のデイリータイマーに、設定時刻を「0:00」、運転 / 停止を「停止」と設定しておきます。

② 設定するデイリータイマー番号（ D1 ～ D50 、 休日 、 特別日 1 ～ 特別日 5 ）を選択し、各ボタンで設定／取り消しします。

33

34

7. ご使用方法（つづき）

メイン 4 ／サブ 3

メイン 4 ／サブ 4

7.6.4. その他の設定

7.6.3. 制御特性の設定

画面のオートオフなどの設定やタッチパネルの補正、電源 OFF などを行います。

「標準」の台数制御を行う際の制御特性パラメータを変更することができます。

手順

当社サービスマン以外は絶対に変更しないでください

メインメニューで ４．各種設定、サブメニューで ４．その他の設定 を選択します。

①
②
③
④
⑤

7.6.4.1. 無通信モードの設定① 無通信状態で使用するかしないかを設定します。
「YES（無通信モード）」に設定すると、通信異常などは出ませんが、ユニットとの通信を一切行わなくなり
表示データも無意味なものとなります。
GHPチラーとの通信が不完全な状態（設置されていない、電源が入らないなど）で、表示レイアウト等の確認だけを行いたいような場合に利用します。
通常は、「NO（通常）」で使用し、不用意に「YES（無通信モード）」に変更しないようご注意ください。

7.6.4.2. ブザー音②「鳴らす」に設定すると、設定中に有効なボタンをタッチするとブザー（ピー音）が鳴ります。
警報発生時もブザーが鳴ります。
「鳴らさない」に設定すると、警報時のブザーも鳴らなくなります。

35

36

C-505

10. その他

制御関連編
7. ご使用方法（つづき）

メイン 4 ／サブ 4

7.6.4.3. 画面のオートオフ設定

メイン 4 ／サブ 4

7.6.4.5. 電源のオフ③ 所定の時間（ここでの設定時間）だけ画面操作を行わないと、画面表示が自動的に消えるよう設定します。

⑤ チラーコントローラーの電源を切る場合、このボタンをタッチしてから行ってください。

再び画面をタッチすると、画面表示が復帰します。

「システムを終了しますか？」とメッセージ画面が表示されたら OK を選択してください。
その後、データの書き込み処理を行い「電源を切っても安全です。」とメッセージ画面が表示されますので、

設定値：5 分／ 10 分／ 15 分／ 30 分／ OFF（初期設定：30 分）※「OFF」に設定すると画面のオートオフを行いません。

その状態で電源を切ってください。（書き込みデータが多い場合、このメッセージ画面が表示されるまでに数分程度かかる場合があります）※ 時間には、約 1 分の誤差があります。
画面のオートオフは、LCD（液晶ディスプレイ）やバックライトの寿命を延長させる効果があり、節電にもなります。

「電源を切っても安全です。」が表示される前に電源を切ると、誤動作をしたり起動できなくなったりする可能性があります。

7.6.4.4. タッチパネルの補正
チラーコントローラー周囲の温度・湿度や経年劣化などの影響で、長時間ご使用になりますと、タッチパネル
画面のポイントがずれてくる場合があります。このような場合は位置補正を行なってください。
④ 補正 ボタンをタッチすると、次の画面が表示されます。

ここで はい を選択すると、白い画面の中央に十字のマークが表示されます。
タッチペンで、その中心部を 1 秒以上タッチし続けてから離します。
十字が自動で左上に移動しますので、同様に十字の中心を 1 秒以上タッチし続けてから離します。
左上→左下→右下→右上と同様に操作を行っていきます。

終わり

スタート

最後に十字が消えて、「新しい補正内容を設定しました」と表示されますので、画面のどこかをタッチすれば、補正した結果が有効となって、元の画面に戻ります。
画面操作をせずに 30 秒経過すると、補正結果は無効となって元の画面に戻ります。

37

38

7. ご使用方法

メイン 4 ／サブ 5

7.6.5.3. アナログデータ変換

7.6.5. アナログ基板設定④ アナログ入出力基板で入出力を行うときの電流とアナログ値の関係を設定します。
現場で使用する機器（集合部出口温度センサー、全体流量センサー、ポンプ）に合わせて必ず設定してくだ
さい。

GHP 一体型チラーにおいてアナログ入出力基板（オプション）を使用するときに関連する設定を行います。

手順

アナログ値

メインメニューで ４．各種設定 、サブメニューで ５．アナログ基板設定 を選択します。

アナログ入出力基板からの入出力電流が4mA および 20mA のときのアナログ値
を n1、n2 で設定します。

n2

n1

①

4
(0%)

②
③

・集合部出口温度・全体流量
・ポンプ周波数④20(100%)

電流 (mA)

センサーからの入力値 4mA および 20mA が何℃に相当するかを設定します。
-30 ～ 100℃の範囲で設定できます。
センサーからの入力値 4mA および 20mA が何 m3 に相当するかを設定します。
0 ～ 300m3 の範囲で設定できます。
インバータへの出力値 4mA および 20mA が何 Hz に相当するかを設定します。
0 ～ 200Hz の範囲で設定できます。

入力欄をタッチすると、次のようなソフトテンキーが表示されますので、4/20mA に相当するアナログ値を入力し、「設定」を押します。

出荷設定は、上図の通りです。

7.6.5.1. アナログ入出力基板の有無① アナログ入出力基板（オプション）を使用するかしないかを設定します。
「有り」に設定すると、アナログ入出力基板を中継して集合部出口温度、全体流量を取得し、ポンプ出力の制御を行います。
②③④の設定は、アナログ入出力基板「有り」の時のみ有効（変更可能）です。
アナログ入出力基板を使用しないときは必ず「無し」に設定してください。

7.6.5.2. 変流量制御判定タイマーおよび制御量② 変流量制御を開始するまでの判定時間を設定します。1 ～ 60 分の範囲で設定できます。
出荷設定は「5 分」です。
※ 変流量制御は、台数制御運転中のみ有効となります。
③ 冷温水制御量
起動時および運転台数変化時、基準周波数を 15 秒ごとに変化させる量を設定します。
1 ～ 10％および「無制限」が設定できます。
「無制限」を選択すると、基準周波数へ即時変化させます。
出荷設定は「１％」です。

ご注意
システム運転中に n1、n2 の値を変更しないでください。
変更する場合はいったんシステムを停止し、変更後に運転を再開してください。

39

40

C-506

10. その他

制御関連編
8. 外部信号の接続
各外部信号の接続先の電気的な詳細仕様は「据付（電気）工事説明書」を参照してください。

7.7. 異常時の表示

なお、外部入出力信号の接続は、「親機」設定時のみ有効です。

いずれの場合も、お買い上げの販売店またはサービス会社にご連絡ください。

8.1. 一括運転出力

7.7.1. ユニット警報

接続されたいずれかの GHP チラーが 1 台でも運転している時に外部に信号を出力します。
１）出力場所

GHP チラーに警報が発生したときに表示します。

本体（親機）側面の通信端子板：
DO1（14 番）、DO-COMM（13 番）

上図の例では、9 月 15 日の 15 時 39 分に、3 号機系統でＰ０４警報が発生したことを意味しています。

２）動作
ユニットが 1 台でも運転している間、短絡状態となり、全てのユニットが停止すると開放状態となります。
「運転」とは、警報／異常発生中も含みます。

室外機のエンジンオイル点検サインが出たときに表示します。
発生日時表示は、通信の遅れや通信異常などがあった場合、実際の発生日時とは異なるときがあります。
また、チラーコントローラー親機と子機でも発生日時表示が異なるときがあります。

8.2. 一括警報出力接続されたいずれかの GHP チラーにおいて警報／異常が発生した場合、外部に信号を出力します。

7.7.2. 通信異常

この信号は警報モニターなどに利用できます。
１）出力場所
本体（親機）側面の通信端子板：

GHP チラーとの通信異常が発生したときに表示します。

DO2（15 番）、DO-COMM（13 番）

チラーコントローラー親機と子機で発生日時表示が異なる場合があります。

２）動作
次の異常が発生した時に短絡状態となり、復帰時に開放状態になります。
① いずれかのユニットから警報（故障）信号を受信した場合

子機において、親機との通信異常が発生したときに表示します。

② いずれかのユニットとの通信異常を検知した場合

GHP 一体型チラーの場合、アナログ入出力基板との通信異常が発生したときに表示します。
（親子選択が「親」の場合のみ）

なお、下記の警報が表示されたら、チラーコントローラー内部の故障が考えられます。
お買い上げの販売店またはサービス会社にご連絡ください。

41

42

8. 外部信号の接続（つづき）【外部入力による動作について】

8.3. 冷房／暖房入力● 冷房／暖房入力および、運転／停止入力は、接点状態が変化（OFF → ON、ON → OFF）したときに信号がユニットに送信されます。その後の動作は次の通りです。

外部信号により、運転モードを冷房または暖房に切り替えます。
１）入力場所「7.3.2. 日時／システムの設定」の項の「冷暖入力」の選択によって次のとおりとなります。
「冷暖入力」選択

本体（親機）側面の通信端子板

同一入力

別入力

DI1（17 番）、DI-COMM（16 番）

冷房／暖房信号

冷房信号

DI2（18 番）、DI-COMM（16 番）

無効

暖房信号

接点状態に変化が無い限り
約 15 秒間隔で繰り返し送信

ver2.03 以降

接点状態が変化したとき
1 回だけ送信冷房 / 暖房入力
接点状態に変化が無い限り
約 15 秒間隔で繰り返し送信● 接点入力状態の変化によって送信を行いますので、チラーコントローラー起動時は、接点に何らかの信号が入力されていても、送信は行いません。
また、チラーコントローラーが停電しているときに入力状態を変化させても無効となります。
● 外部入力と画面操作は、後から入力（操作）されたほうが有効となります。
たとえば運転／停止入力を ON → OFF にすればユニットが停止しますが、チラーコントローラーの画面で「運転」を行うと、運転信号を送ります。
このように、外部入力状態と実際のユニットの運転状態が異なる場合があります。

8.4. 運転／停止入力
外部信号により、GHP チラーを運転させたり停止させたりします。
（「集中解除」に設定されたユニットは除きます）
１）入力場所
本体（親機）側面の通信端子板：
DI3（19 番）、DI-COMM（16 番）

9. 知っていただきたいこと（１）２）動作
入力が ON（短絡）から OFF（開放）に変化したとき、全停止します。
※その後、手動で運転させれば運転します（再停止はしません）。
入力が OFF（開放）から ON（短絡）に変化したとき、全運転します。
※その後、手動で停止させれば停止します（再運転はしません）。

● Microsoft および WindowsCE は、米国 MicrosoftCorporation の米国およびその他の国における登録商標です。
その他の各製品名は、各社の商標又は登録商標です。
その他の各製品は、各社の著作物です。

ON● 権利者の許諾を得ることなく、本機に付属のソフトウェアおよび取扱説明書の内容の全部または一部を複製すること、およびソフトウェアを賃貸することは、著作権法上禁止されております。

OFF
ON

運転状態

運転 / 停止入力

ver2.02 以前※ソフトバージョンは、「その他の設定」画面（ メイン 4 ／サブ 4 ）で確認できます。

２）動作「同一入力」の場合、入力が ON（短絡）で冷房、OFF（開放）で暖房に切り替わります。
「別入力」の場合、入力が OFF から ON へ変化したとき、冷房または暖房に切り替わります。
※「別入力」の場合、冷房信号、暖房信号の両方を ON させないでください。誤動作の原因となります。

入力信号

ソフトバージョン● 本機に付属のソフトウェアは、本機以外には使用できません。

OFF
手動運転

● 本機、および本機に付属のソフトウェアの仕様は、改善のため事前連絡無しに変更する場合がありますが、ご容赦ください。
本書の内容についても、改善のため事前連絡無しに変更することがあります。

手動停止※「運転」入力を ON した時、台数制御中でなければすべてのユニットが運転しますが、台数制御中の場合は、負荷条件によって実際に運転するユニットの台数は異なります。

● 本書に記載された事項の使用に起因する第三者の特許権、およびその他の権利の侵害については、当社はその責任を負いません。

43

44

C-507

10. その他

制御関連編

10. 知っていただきたいこと（２）11. 故障かなと思ったときは● 電源を切る時のお願い

修理を依頼される前に、次のことをお調べください。

チラーコントローラーの電源を切るときは、必ず次の手順でお願いします。

なお、危険ですので、ご自分での修理は行わないでください。

「4. その他の設定」画面（ メイン 4 ／サブ 4 ）において、一番下の 電源オフ を選択する。
症

状

原

因

「システムを終了しますか？」と表示されたら OK を選択する。

電源スイッチを ON しても画面を表示しない。 ・ 電源のコンセントは抜けていませんか。

「電源を切っても安全です。
」と表示されたら、その状態で電源を切る。

タイマー運転がうまくできない。

・ 電源スイッチは ON になっていますか。
・ タイマー運転が「設定」になっていますか。
タイマー選択を行っても「解除」のままではタイマー運転は（数分程度かかる場合があります）

行いません。
・ 現在の日付、時刻の設定は合っていますか。

● 警報発生時、「お知らせ」欄や警報履歴画面には警報コードが表示されます。

現在日時が合っていないと、予定外の時刻に稼動します。
（→「7.3.2. 日時／システムの設定」）

同じ警報コードでも、製品の機種によっては警報内容が異なる場合がありますので、それぞれの製品の資料などで警報コードに対応する警報内容をご確認ください。

いつの間にか電源が切れている● チラーコントローラーから GHP チラーの設定変更をしても、一時的に表示が戻ることがあります（特に一・ 画面のオートオフで消えていませんか。
この場合、電源は切れていませんので、画面にタッチしてみ括操作時）が、通信の遅れによるもので、故障ではありません。間もなく正しい表示となります。

てください。
画面のいちばん下の「お知らせ」欄にエラー ・ 警報が発生したユニットの番号と、その内容（警報内容、警メッセージが表示されたまま消えない
報番号等）が表示されますので、その内容をお買い上げの販● 運転中、雷や無線などにより誤動作したときチラーコントローラーの電源をオフし、再度電源をオンさせてください。
（同ページ「● 電源を切る時のお願い」を参照）

売店またはサービス会社にご連絡ください。

このような場合以外は、原則として電源をオフさせないでください。

画面操作を行っても表示の更新に時間がかか ・ 接続されている GHP チラーとの通信状況により、多少時間るがかかる場合があります。しばらくお待ちいただければ更新

ユニットの正しい管理ができなくなります。

されます。

● 現在日時の設定について
月差±約 2 分のため、定期的に時報で日時を合わせてください。

LCD（液晶ディスプレイ）の画面

・ LCD 画面の一部に点灯しないドットや常時点灯するドットが存在する場合がありますが、これは故障ではありません。
また、LCD 画面は、その性質上、温度変化などで多少むらが● 画面のちらつきについて
画面が時折ちらつくことがありますが、表示のリフレッシュを行っているためで、故障ではありません。

発生する場合があります。
これらは故障ではありませんので、ご了承ください。

● 台数制御運転について

操作ボタンを押しても操作できない。

台数制御運転では、負荷に応じた効率の良い台数で運転を行いますが、負荷以外の条件（連続運転時間など）

・ タッチパネルの操作位置と画面の位置が長期間の使用によりずれる場合があります。この場合は補正することができます。

により、ユニットが一時的に停止する場合があります。

（→「7.6.4.4. タッチパネルの補正」）● ユニットが運転中に停電した場合、その後復電しても停止のままとなります。
必要があればチラーコントローラー（または外部入力）から再運転してください。

ユニットが一台も表示されない、または不足 ・「2. 接続」画面 メイン 3 ／サブ 2がある。
認してください。

● 外部入力は、接点入力状態の変化によって送信を行いますので、チラーコントローラー起動時に、初めから接点に何らかの信号が入力されていても、送信は行いません。

次のメッセージが表示され、起動しない。

でユニットの接続設定を確・お買い上げの販売店またはサービス会社にご連絡ください。

・「"HDisk4" not mount!!」
・「コンバート処理：Disk Error!」
・「Error, Dual master CF.」また、チラーコントローラーが停電しているときに入力状態を変化させても無効となります。

「DISKxx へのアクセス不良です」のウィンド
ウが表示される。（xx は、1 ～ 4）45

確認 を選択して閉じた後、日時表示の左横の リセット を選択してください。その後、再び同じウィンドウが表示される場
合には、お買い上げの販売店またはサービス会社にご連絡ください。

46

12. 仕様品番

CZ-10RT15G

外

形

寸

法

（高さ）240 mm ×（幅）280 mm ×（奥行）138 mm

取

付

方

法

制御盤前面扉接続

台

数

最多 15 台の GHP チラー
チラーコントローラーの親機・子機は各 1 台まで

時

計

精

度

±約 2 分／月（常温 25℃）定期的に合わせてください。

タ イ マ ー

設

定

単

動

位

1分

作

1 日あたり 50 回設定
デイリータイマー 50 種／ウィークリータイマー 50 種プログラム周期使 用 温 度・ 湿 度 範 囲
表

1 週間
5℃～ 40℃・20% ～ 80%（結露なきこと）

示

6.5 インチ TFT カラー液晶ディスプレイ（640 × 480 ドット）バックライト付き

電

源

定

格

単相 100V ～ 240V 50/60Hz

消

費

電

力

最大 30W

量

3.4 

重

Printed in Japan
DC0612-70423
ACXF55-19654
85464609180013

47

C-508

10. その他

制御関連編

据付（ 電気 ）工事説明書
チラーコントローラー

品番CZ-10RT15G

安全上のご注意■据付工事、電気工事は、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ確実に行ってください。
人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」
です。

してはいけない内容（禁止事項）
です。

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

実行しなければならない内容（強制事項）です。

● 分解や改造は行わない（感電、火災の原因）● 配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように確実に固定する（故障や発熱、火災の原因）● 水洗いしない（感電、故障の原因）● 配線は途中接続しない（接触不良や絶縁不良、許容電流オーバーなどにより、感電や火災の原因）● 配線をはさまないように、カバーは元通り確
実に取り付ける（感電、火災の原因）● 電源配線をバンドなどで束ねて収納しない（発熱、火災の原因）● 電圧確認などテスターを使用する際は十分注意する（感電、故障の原因）● 据付（電気）工事は、お買い上げの販売店や専門業者に依頼する（感電、火災の原因）を行う● アース工事（D種設置工事）
ベランダの手すりやガス管、水道管、避雷針、電話などのアースに接続しない（感電の原因）● 電気工事は、電気工事士が下記に従って行う・電気設備に関する技術基準
・内線規程
・据付（電気）工事説明書（感電、火災の原因）● 漏電しゃ断器（全極開閉機能付）を取り付ける（故障や漏電時に感電、火災の原因）● 電源は、必ず専用回路を使用する（感電、火災の原因）● 据付工事は「据付（電気）工事説明書」に従って行う（感電、火災の原因）● 電気工事は、本機やユニットなどの漏電しゃ断器を切ってから行う（感電の原因）● 据え付けは、重量に十分耐えられる所に確実に行う（製品の落下、感電、火災などの原因）● 次のような場所では使わない
・結露するところ・可燃性ガスなどが漏れるおそれのあるところ
・水や油（機械油含む）の飛沫の多いところ
・酸性やアルカリ性の溶液・特殊なスプレーなどを頻繁に使うところ・腐食性ガスなどの漏れるおそれのあるところ
・有機溶剤の飛沫するところ・電磁波が出る機械のあるところ
・電圧変動の多いところ
・ドレン配管近くなど、水滴が落ちるようなところ（感電、火災などの原因）● ぬれた手で操作しない（感電、故障の原因）● 付属品は当社指定の部品を使用する（製品の落下、感電、火災などの原因）● 電気工事は人体に帯電した静電気をアースに放電してから行う（故障の原因）
-1-

C-509

10. その他

制御基板設計時の注意事項
制御盤加工図

外形寸法図
280
238

255（ネジ穴ピッチ）
242（盤穴寸法）20118

取り付け用ネジ穴 φ 5

220

240
220

224（盤穴寸法）
218（ネジ穴ピッチ）

1

制御関連編

取り付け用ネジ穴 φ 5

制御盤の設計にあたり、以下の点についてご考慮ください。
1. 通 気 性（ 放 熱 性 ） の た め、 下 図 の よ う に 左 右 の 側 面 上 側、 及 び 側 面 下 側（ ま た は 底 面 ） に 通 気孔（丸穴、スリット等）を入れてください。（設置時、通気孔をふさがないようご注意ください。）
制御盤内の温度が 40 ℃を超えないようご注意ください。

100mm以上
150mm以上

参考図
通気孔（側面）100mm以上

100mm以上
50mm以上通気孔（側面）

制御盤（内面）100mm以上

通気孔（底面）

2. 電源線と通信線は、ノイズの影響を軽減させるためできるだけ分離（制御盤内部の場合、50mm 以上）
してください。

参考図

通信線

極力分離
（50mm以上)

電源線（アース線付き）

極力分離（50mm以上）

-2-

C-510

通信線

10. その他

2

制御関連編

取り付けかた
取付詳細図

ご注意

ナットM4（4個）
平ワッシャー（4個）● 屋内設置専用です。
● 通信用配線や入出力配線は、電源配線などといっしょにより合わせたり、同一金属管内に収納したりしますと、誤動作の原因となりますので避けてください。

● ノイズ発生源から充分離して据え付けてください。

サラ小ネジ
M4×10（4本）

化粧パネル● 水などがかかる場所や極端に湿気の多いところは避けてください。

● 過度の振動や衝撃を受ける場所は避けてください。
● 制御盤に埋め込んで取り付けてください。

①化粧パネルの両側面下部と底部のサラ小ネジを 2 本は
ずします。

制御盤

②コントローラー本体を付属のネジ・ナット・ワッシャ（4本）で制御盤に固定します。

サラ小ネジ
M3×6（2本）③化粧パネルを元のように取り付けます。

3

配線のしかた取り付け、取り外しは安全のため、元電源（ブレーカ）を切ってから行ってください。

端子盤配置図N
L
OFF

AC100V ～ 240V

POWER

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ON

12 －

ADAPT

14 DO 1
15 DO 216 DI-COMM

18 DI 219 DI 3アース線は電源端子板のアース端子に接続してください。
電源端子板のフタを取り付けてください。
電源線を付属の束線バンドでしっかりと固定してください。

電源端子板のフタ
束線バンド● ＲＳ４８５通信線は、太さ 0.5 ～ 2.0mm

213 DO-COMM

17 DI 1

電源端子板のフタを取り外してください。
電源は商用電源（AC100 ～ 240V）より、本機専用で接続してください。
電源端子板の L と N(AC のニュートラル
側を N 側 ) に接続してください。

（2）通信線の接続

1011 ＋（1）電源の接続てください。（MVVS または CPEVS）の 2 芯シールド線を必ず使用し● ＲＳ４８５通信線には＋ , －の極性があります。
● シールドは必ず片側のみを確実にアースしてください。
● 総延長は 1km 以内としてください。
● 電源配線と同一電線管内に通したり同一ケーブルで配線したり、互いを近づけたりしないでください。（30cm 以上離してください）● 通信配線と電源配線は目視で違いが識別できるケーブルを使用してください。

端子名とその用途
ADAPT ＋ / －
DI 1
DI 2
DI 3
DO 1
DO 2

：ＲＳ４８５通信線：冷房入力（冷房／暖房入力）：暖房入力：運転／停止入力※外部入出力は：一括運転出力
チラーコントローラー：一括警報出力
親機のみ有効-3-C-511

10. その他

制御関連編

基本配線図
ＲＳ４８５通信線は下図のように配線してください。
※子機は接続されない場合もあります。
チラーコントローラー
CZ-10RT15G（子機）

チラーコントローラー
CZ-10RT15G（親機）

外部出力信号（運転出力、警報出力）
外部入力信号（冷房／暖房入力、運転／停止入力）(RS-485)(RS-485)

最多15系統(RS-485)

ＧＨＰチラー室外機

水熱交換器
ユニット

冷温水配管

2次側機器（空調機など）
GHP一体型チラーの場合
最多15系統(RS-485)
ＧＨＰチラー室外機

配線の手順（GHP 一体型チラーの場合は、「水熱交換器ユニット」を「GHP チラー室外機」に読み替えてください。）● ＲＳ４８５通信線（＋ , －の極性があります）

最多 15 台の水熱交換器ユニット、及び子機のチラーコントローラーを接続することができます。
ＲＳ４８５通信線の接続端子に、AC200V 等の電源線を接続していないか確認してください。

チラーコントローラー
チラーコントローラー● チラーコントローラーおよび水熱交換器ユニットの通信線端子板の「＋」どうし、「－」どうしを、必ず渡りで接続します。（例２のような分岐配線は禁止です）

（子機）

（親機）

水熱交換器ユニット 1

水熱交換器ユニット２

RS485

RS485

TB5

TB5

● 通信線の末端となる水熱交換器ユニットにおいて終端スイッチ（SW12）を「ＯＮ」側にしてください。それ
10

11 12

10

11 12

以外の水熱交換器ユニットは必ず終端スイッチ（SW12）を「OFF」側にしてください。

チラーコントローラー（子機）

チラーコントローラー（親機）

水熱交換器ユニット 1

水熱交換器ユニット２

RS485

RS485

TB5

TB5

10

11 12

10

11 12

6

4

5

6

4

( 例 1 ) チラー

コントローラー5( 例 2 ) チラー

コントローラー

終端抵抗有り終端抵抗無しチラー
水熱交換器
CN32：「B」側
CN32：
「A」側
コントローラーユニット

チラー
コントローラー

水熱交換器
ユニット

終端抵抗無しSW12：OFF

終端抵抗有りSW12：ON

-4-

C-512

水熱交換器
ユニット

水熱交換器
ユニット

6

4

5

6

4

5

10. その他

制御関連編

GHP 一体型チラーの場合
チラーコントローラー（子機）

チラーコントローラー（親機）

GHP チラー室外機 1

GHP チラー室外機２

RS485

RS485

TB4

TB4

10

11 12

終端抵抗有りCN32：「B」側

10

11 12

終端抵抗無しCN32：「A」側

12

10

11

終端抵抗無しSW12：OFF

12

10

11

終端抵抗有りSW12：ON※アナログ入出力基板（ オプション ）を内蔵する場合は、必ずアナログ入出力基板のディップスイッチ SW1-1 ～ 1-4
をすべて OFF（ アドレス「10」）で使用してください。
その他、配線方法などの詳細は、アナログ入出力基板の工事説明書を参照ください。
● 終端抵抗の工場出荷状態は下記の通りです。

チラーコントローラー：CN32 が「Ｂ」側（終端抵抗有り）
水熱交換器ユニット ：SW12 が「OFF」（終端抵抗無し）● 親機もしくは子機のチラーコントローラーが渡り配線の末端以外の場所に接続される場合は、終端抵抗を「無し」（CN32 が「Ａ」側）に変更してください。

4

外部設備との接続（1）外部一括入力（無電圧 a 接点スタティック）
DI ー COMM
冷房（冷房/暖房）入力

DI 1

暖房入力

DI 2

（2）外部一括出力（無電圧 a 接点スタティック）
設備側

設備側（出力コモン） DO ー COMM

運転 / 停止入力 DI 3

一括運転出力DO 1

一括警報出力

DO 2

デ
ジ
タ
ル
入
力

● 外部入力および外部出力は、親機設定のチラーコントローラーのみ有効です。子機には接続しないでください。

また、外部入力は必ずチラーコントローラーに入力してください。（GHP チラーへの直接入力は禁止）● それぞれの信号入力の配線長は、20m 以下としてください。

この距離を超える場合は、リレー受けをしてください。

● ノイズの影響を受ける恐れがある場所で使用する場合、必ず 0.5mm

2

使用してください。

以上の 2 芯シールド線（片側アース）を● 入力端子には外部から電圧を印加しないでください。
● 入力端子の検出のため、接点に DC5V、約 10mA の電圧がかかります。
● 出力端子の許容接点電圧電流は DC30V、0.5A です。
● 冷暖房信号を同一入力で使用するときはＤＩ１、別入力で使用するときはＤＩ１、ＤＩ２に接続してください。
● 冷暖房信号を同一入力で使用する場合、ＤＩ１とＤＩ－ COMM 間がＯＮ（短絡）で冷房、ＯＦＦ（開放）で暖房となります。

-5-

C-513

10. その他

5

制御関連編

6

電源スイッチについて

基板詳細図

本機には電源スイッチが付いています。
電源を接続した後、液晶表示が表示されない
ときは、電源スイッチを確認してください。

7 セグメント LED
ホームキー

ADAPTER BOARD

S6

S7 S8 S9HOME D2

UP DOWN SET

アップ／ダウン／セットキー

RS485 通信線用
終端抵抗プラグ

電源端子板
1

D1

100 ― 240V ～

S1
3
CN1

B

CN2

A

CN032

10

19

0

9

RS485

POWER
電源スイッチ

電源端子板

OFF

ON

電源スイッチ

信号線端子板※子機のチラーコントローラーは、アダプター番号を「１」に変更してください。
（次項「子機設定方法」
を参照）※終端抵抗プラグは、「Ａ」側で終端抵抗無し、「B」
側で終端抵抗有りです。
工場出荷状態は、「Ｂ」側になっています。

7

子機設定方法子機のチラーコントローラーは、下記の手順でアダプター番号を「1」に変更してください。
D8 D 7D6 D5 D4 D3

7セグメント
LED

S6

ホームキー

D1

S7 S8 S9HOME D2

UP DOWN SET
セットキー

モニタ用LED
D1:赤.D2:緑

ダウンキー
アップキー

チラーコントローラー内部には高圧部あり基板に触れると感電のおそれ（1）スイッチ操作の概要①項目の選択項目選択を UP ・ DOWN キーで行い、SET キーで選択。
②項目内容の変更
設定変更を UP ・ DOWN キーで行い、SET キーで選択。
HOME

キーを 2 秒以上押すと初期状態に戻ります。（設定変更途中の内容は破棄されます）
-6-

C-514

10. その他

制御関連編（2）アダプター番号の変更手順① HOME キーを 2 秒以上押すと次の表示（初期状態）になります。
（no.00）
2 秒後（AdP.dt）② UP キーを 5 回押すと次の表示になります。
（no.05）
2 秒後に次の表示に変わります。( 操作は必要ありません）（FirSt）③ SET キーを押すと次の表示になります。（モニタ用 LED の緑 (D2) のみが点灯）（1.Ano.00）（工場出荷状態）④ SET キーを 1 秒以上押すと「00」の部分が点滅して変更可能な状態となります。
（モニタ用 LED の緑 (D2) と赤 (D1) が点灯）
ここで UP ・ DOWN キーを使って、アダプター番号を設定します。
UP

キーを 1 回押して次の表示にします。（アダプター番号 No.1）（1.Ano.01）⑤確定するときは SET キーを 1 秒以上間押してください。（モニタ用 LED の緑 (D2) のみが点灯になります。）⑥チラーコントローラーの「日時／システム」画面で、親子選択を「子」に設定してください。
メインメニューで

3. 初期設定、サブメニューで

1. 日時 / システム

「親子選択」を「子」に設定します。

-7-

C-515

を選択します。

10. その他

8制御関連編

接続構成の確認と設定① GHP チラーの電源をすべて入れてください。
②チラーコントローラーの電源を入れてください。
③チラーコントローラーで時刻設定および接続台数の設定を行ってください。
④チラーコントローラーの表示にしたがって接続台数を確認してください。
⑤必要な設定を行ってください。
※詳しくはチラーコントローラーの「取扱説明書」をご参照ください。

9

お客様への説明●「取扱説明書」「据付（電気）工事説明書」は工事完了後お客さまにお渡しください。
●「取扱説明書」にそってお客さまにご使用方法を説明してください。

付属部品
番号

①

付属部品

サラ小ネジ
（M4 × 10）

個数 番号

仕
付属部品

個数

４ ② ナット (M4)４③ 平ワッシャ４ ④ 束線バンド

６⑤ 取扱説明書

１ ⑥

据付
（電気）
工事
説明書

1

様

定格電圧…………………単相 100 ～ 240V
定格周波数 ………………50 ／ 60Hz
消費電力…………………最大 30W
動作温度 …………………5 ～ 40℃
動作湿度 …………………20 ～ 80％（結露なきこと）

Printed in Japan
DC0412-70723
ACXF60-19213
85464369563014

C-516