fire extinguisher

エクスチンパンサーPA Nシリーズ（一財）日本消防設備安全センター認定品

移動式粉末（第3種）消火設備／移動式二酸化炭素消火設備

設 置 基 準
消防法施行令、危険物の規制に関する規則及び消防庁告示（平成16年消防庁告示第12号）
では、すべての防火対象物において、その対象物の各部分から、ホース接続口までの水平距離が二酸化炭素消火設備、粉末消火設備、パッケージ型消火設備（Ⅱ型）にあっては15メートル以下、パッケージ型消火設備（Ⅰ型）にあっては20メートル以下となるように、危険物の規制では、放射能力範囲に応じて有効に設置しなければならないと規定されております。
（二酸化炭素消火設備に関する基準:令第16条第3号、粉末消火設備に関する基準:令第18条第2号、二酸化炭素及び粉末消火設備の基準:危規則第32条の7第3号及び第32条の9、パッケージ型消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準:平成16年消防庁告示第12号）■移動式粉末消火設備の設置基準
消防法施行令（第13条）
2階以上
床面積 200m2以上
1階
床面積 500m2以上
地階
床面積 200m2以上
収容台数10以上の立体駐車場
屋上
300m2以上
2階以上
床面積 200m2以上
1階
床面積 500m2以上
地階
床面積 200m2以上

自動車車庫又は駐車場

自動車修理・整備工場

発電機・変圧器等の電気設備
床面積 200m2以上
鍛造場・ボイラー室・乾燥室等
多量の火気を使用する部分
床面積 500m2以上
通信機器室
可燃性個体類
指定数量
1,000倍以上
指定可燃物 可燃性液体類
合成樹脂類（第33条）
危険物の規制に関する規則
高引火点危険物のみ100度
延べ面積1,000m2以上
製造所・ 未満にて取り扱うもの
一般取扱所
指定数量
100倍以上その他のもの述べ面積
1,000m2以上
屋内貯蔵所・移送取扱所
給油取扱所 一方開放型上階付き給油取扱所
又は、セルフサービス給油取扱所
都市火災予防条例（東京都の例）
火災予防条例第40条 ガス･粉末の移動式が使用できる例
延べ面積700m2以上
自動車車庫又は駐車場
吹抜共有の2以上の階 200m2以上
・油入機器を使用する特別高圧変電設備
・油入機器を使用する全出力1,000kw以上の変電設備
・全出力1,000kw以上の燃料電池発電設備又は内燃機関を原動力とする発電設備等
通信機器室・電子計算機室
電子顕微鏡室等
地盤面からの高さが31mを越える階
発電器・変圧器等の電気設備■パッケージ型消火設備の設置基準
パッケージ型消火設備は、平成16年総務省令第92号「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令」にて、屋内消火栓設備に代えて用いることができる設備として認められたものです。
パッケージ型消火設備を設置することができる防火対象物の要件は、「パッケージ型消火設備の設置および維持に関する技術上の基準」により以下の様に定められております。
消防法施行令別表第1に掲げる防火対象物の用途に供される部分のうち、下表に示すもの（可燃性液体類以外の指定可燃物を危険物の規制に関する政令別表第四で定める数量の750倍以上貯蔵し取扱うもの、地階、無窓階、火災の時著しく煙が充満するおそれのある場所を除く）
また、パッケージ型消火設備Ⅰ型の設置については以下の要件があります。
1．耐火建築物にあっては、地階を除く階数が6以下、かつ延べ面積3,000㎡以下のもの。
2．耐火建築物以外のものにあっては、地階を除く階数が3以下、かつ延べ面積2,000㎡以下のもの。
3．防火対象物の階ごとに、その階の各部分から一のホース接続口までの水平距離が20m以下となるように設けること。
4．防護する部分の面積は850㎡以下とすること。

125イロ
イロ
ハニ
イロイロ
イロ

6ハ

消火設備

ニ
789

規定の水平距離

規定の水平距離

消火設備

消火設備
規定の水平距離
消火設備

パッケージ型消火設備
優れた消火能力と再燃防止効果。
高性能消火薬剤の採用でコンパクト化が実現します。

■パッケージ型消火設備（Ⅰ型）を設置することができる対象物の延べ面積（㎡）4

規定の水平距離エクスチンパンサーK 型

補助散水栓の代替パッケージ型自動消火設備を設置する防火対象物の部分の内、消防法施行規則第13条第3項に掲げる部分（階段、浴室、便所、通信機器室、エレベータの昇降路、リネンシュート、パイプダクト、直接外気に開放されている廊下、手術室など）について、消防法施行令第32条の規定を適用し、補助散水設備または屋内消火栓設備の代替設備として設置できる様に定められています。

3

移動式･パッケージ型の設置基準例

20mホースつきノズルが火元をダイレクトに消火！

イロ

10
11
12

イロ

1516

イロ

劇場、映画館、演芸場、観覧場
公会堂、集会場
キャバレー、ナイトクラブ等
遊技場、ダンスホール
性風俗営業店舗等
カラオケボックス等
待合、料理店等
飲食店
百貨店、マーケット、展示場
旅館、ホテル、宿泊所等
寄宿舎、下宿、共同住宅
病院、診療所、助産所
認知症高齢者グループホーム、老人短期入居施設、特別養護老人ホーム等
老人デイサービスセンター、小規模多機能型居宅介護施設等
幼稚園、特別支援学校
小・中・高等学校、大学、各種学校等
図書館、博物館、美術館等
蒸気・熱気浴場等
イ以外の公衆浴場
車両停車場、船舶・航空機発着場
神社、寺院、教会等
工場、作業場
映画、テレビスタジオ
前各項に該当しない事業場
特定防火対象物の複合用途防火対象物
イ以外の複合用途防火対象物

耐火建築物以外（木造等）

耐火構造または内装制限した準耐火建築物（簡易耐火構造）

地階を除く階数が3以下

地階を除く階数が3以下

1〜3階

4〜6階

500〜2,000

1,000〜2,000

1,500〜3,000

300〜3,000

700〜2,000

1,400〜2,000

2,100〜3,000

450〜3,000

700〜2,000

1,000〜2,000

1,000〜3,000

450〜3,000

耐火建築物

移動式粉末
（第3種）
消火設備

700〜2,000

1,400〜2,000

2,100〜3,000

450〜3,000

1000〜2,000

2,000

3,000

600〜3,000

700〜2,000

1,400〜2,000

2,100〜3,000

450〜3,000

1000〜2,000

2,000

3,000

600〜3,000

（1）〜
（12）
項までもしくは（15）項の用途に供される部分は（1）〜（12）及び（15）
項を適用

適 用 範 囲●移動式消火設備 屋内・外駐車場（立体・平面駐車場）、自動車整備工場、飛行機格納庫、飛行機整備工場、第4類危険物製造所・貯蔵所・一般取扱所など、トランス及び油入り遮断機などの電気火災。なお、粉末（第3種）消火設備にあっては、表面火災を有する紙及び織物類のような一般可燃物も適応致します。
注）上記対象物に設置する場合、設置条件として、〈煙〉が著しく充満しない場所、という制約があります。
●パッケージ型消火設備 屋内消火栓設備の代替設備として設置することができる防火対象物は、消防法施行令第11条第1項第1号、第2号、第3号及び第6号に掲げる防火対象物又はその部分となっております。
注）上記対象物に設置する場合、設置条件として、〈煙〉が著しく充満しない場所、という制約があります。
※年7月現在の価格です。
消火器・消火設備のご用命は信頼のある当社へパッケージ型消火設備
パッケージ型型消火設備
型
消火設備

T EL 0120-606-178
電話受付時間 9:00〜12:00 13:00〜17:00（土、日、祝日を除く）

https://www.ndc-group.co.jpS065DN-2207

移動式二酸化炭素消火設備

移動式粉末（第3種）消火設備

パッケージ型消火設備

Movable Fire Extinguishing System

エクスチンパンサーPANシリーズ
（第3種）
消火設備
分 類 移動式粉末（一財）
日本消防設備安全センター認定品

Ⅰ型パンサーK-80H（Ⅰ）
分 類 パッケージ型消火設備（一財）日本消防設備安全センター認定品

安全弁
ホース架

設 置 屋内消火栓設備、補助散水栓の代替設備として一般防火
対 象 対象物に消防法施行令第29条の4第1項の規定により設置できます。
（設置基準は裏面を参照してください。）

貯蔵タンク
格納箱
設 置 駐車場（屋内・外、立体駐車）、整備工場（自動車、航空機）、対 象 電気室、ボイラー室等、及び第4類の危険物を扱う場所に最適です。
（条件:煙が著しく充満しない場所）■据付面積

粉末ABC薬剤ですので、電気火災による感電の心配が無く、寒冷地でも性能に変化がありません。長期保存が可能です。
簡単で安全確実なワンマン操作。
設置スペースが小さく、配管工事が不要でどこでも簡単に設置が可能です。
クリーニング専用のCO2ガスにより、完全にクリーニングができます。

（アンカー孔）ANCHOR HOLE

φ40（配線孔）
282（CABLE HOLE）

70

放出弁
105

放射ノズル弁

上面図UPPER VIEW

ホース

器 種

PAN-100EMX

PAN-100EMX
（Ⅱ）

薬剤質量

粉末
（ABC）
33kg

粉末（ABC）
33kg 危険物仕様

総質量約84kg

粉末容器

鉄製 内容積35L

特長

消火薬剤は高い消火性能を持ち、再燃を防止します。
使用されている消火薬剤は、第三種浸潤剤等入り水の品質評価基準に適合するもので、冷却効果・浸透性・再燃防止効果に優れています。
屋内消火栓設備に比べて、設置費用が低減できます。
パッケージ型消火設備は、消火薬剤貯蔵容器、起動装置、加圧用ガス容器、ホース等がコンパクトな箱に全て収納（パッケージ）されている消火設備ですので、屋内消火栓設備には必要な水槽などの水源、ポンプ、配管類、動力電源、非常電源等の設備が必要ありません。従って、設備機器類に係る費用が低減されます。
取付工事が簡単で、工事費用も大幅に低減できます。
屋内消火栓設備では様々な設備機器の取付及び電気工事等が必要であることに比べ、パッケージ型消火設備は、コンパクトな箱の据え付け工事と表示灯の電源を確保するだけの工事で済むので、工期の短縮、工事費用も大幅に低減できます。
設計及び工事管理がきわめて簡単です。
コンパクト設計のパッケージ型消火設備は、設計業務が軽減されるとともに、工事が簡単な分、工事管理に係わる業務も大幅に軽減できます。
操作方法が簡単ですので、一人で操作ができます。
維持管理が容易なのでメンテナンス費用も軽減されます。
パッケージ型消火設備は、箱に全てが収納されているため、様々な設備機器、配管等が必要な屋内消火栓設備に比べ保守が容易なため、メンテナンス費用も軽減されます。

Ⅰ型パンサーK-80H（Ⅰ）
器 種

K-80H
（Ⅰ）
露出型

K-80H
（Ⅰ）
埋込型※2

K-80H
（Ⅰ）
露出型・総合盤付

薬剤質量80.4L（約102kg）
第三種浸潤剤等入り水 品評剤第24〜1号

耐圧試験圧力3.21MPa

消火薬剤

加圧用ガス容器

内容積1.0L ガス質量660g

加圧用ガス容器

N2ガス 3.4L

クリーニングガス容器

内容積1.0L ガス質量660g

ホース

外形φ17mm×内径φ13mm×長さ25m

PVC

ホース

20m

幅280×高さ1,100×奥行350mm

格納箱

ボールバルブ式開閉ノズル

ハンドノズル

ボールバルブ式 φ8.2mm

ノズル

赤色表示灯
（LED AC100V）

総質量約175kg

放射量28L/min
（20℃）

約63秒
（20℃）

放射時間

約150秒
（20℃）

放射距離

8〜10m
（20℃）

放射距離約17m（20℃）

使用温度範囲−20℃〜＋40℃

使用温度範囲−20℃〜＋40℃

C-496号
ম৬%1ਸಓ৷फ़५ҼӜҴӊӡҼӢ৷फ़५ম৬%1ਸಓ৷फ़५ҼӜҴӊӡҼӢ৷फ़५

格納箱

標準価格(税込)※¥（税抜価格 ¥）¥（税抜価格 ¥）商品コード※別途リサイクル料金が必要です。

※PAN-100EMX（Ⅱ）
は危険物仕様です。※PAN-100EMX（Ⅱ）
は受注生産品です。
※別途リサイクル料金が必要です。

移動式二酸化炭素消火設備

Carbon Dioxide
Fire Extinguishing System

分 類 移動式二酸化炭素消火設備（一財）日本消防設備安全センター認定品器 種
型式

HKC-20N

設 置 駐 車 場 、自 動 車
対 象 （航空機）整備工場、電気機器室等に最 適です。
（条件:煙が著しく充満しない場所）

外形寸法

幅670×高さ2,115×奥行435mm

二酸化炭素（CO 2 ）を利用して い ま す ので、汚 染・発 錆がありません。
簡 単で安 全 確
実 な ワン マ ン
操作。
配管工事が不要です。
電気絶縁性が大 きく感 電 の
心 配 が ありません。

二酸化炭素消火設備（ホース架型）

総質量約350kg

消火剤及び貯蔵量

二酸化炭素 90kg
（45kg×2本）

放射量63kg/min

放射時間約70秒

起動方式

手動起動

貯蔵容器 材質

機械構造用マンガン鋼

寸法

φ268×1,515（mm）

内容積

68L

塗装色

緑色塗装

耐圧24.5MPa

容器弁

F-14
（認定番号 よ-007号）

ホース

内径φ12.7×外径φ19.2×長さ20,500mm

ハンドノズル 材質

ホーン：冷間圧延鋼板
把 手：木
ノズル開閉弁：高圧ボールバルブ（HBV-13）

取付枠 材質一般構造用圧延鋼板 L鋼50×50×4（mm）

塗装色 緑色メラミン樹脂吹付け塗装（マンセル記号 5G 5.5/6）
外寸法 全高2,115×全巾670×奥行435mm（表示灯取付板含む）
型式認定番号

C-462号

商品コード128730

標準価格（税込）※¥（税抜価格 ¥）（工事費別途）※受注生産品＊格納箱型についてはお問合せください。

PG-050号

認定型式番号

商品コード

太陽電池式屋外消火設備表示灯システム
トワイラーCA-1型（PANシリーズ全機種に設置可能）特長

小型・高性能で誰にでも簡単に設置できる表示灯です。
消火設備の向きに関係なくワンタッチでセットでき、専用配線工事が不要です。
太陽電池の耐用年数は10〜15年です。又、蓄電池も寿命が10年以上と経済的です。
（但し、設置環境によって影響を受け短くなることがあります。）
年間日射量の少ない地域でも使用でき、10日間雨天が続いても点灯し続けます。
耐候・耐熱・防湿性に優れ、蓄電池の交換時間をランプの点滅で知らせる安心システムです。

太陽電池出力 4.5V

0.398W

使用温度範囲 −25℃〜＋60℃

コンデンサ容量 2.3V

200F

商品コード 490025

負荷消費電圧 約1mA
（2V時）
発光体

標準価格 ￥
※ （税抜価格 ¥）高輝度赤色LED（7,200mcd）（税込）※上記価格には、ソーラーバッテリー取付け費は含みません。

K-80H
（Ⅰ）
埋込型・総合盤付※2口径φ6mm

放射時間

認定型式番号特長

4-φ1521025クリーニングガス容器
加圧用ガス容器特長

Package-Type Fire Extinguishing System

幅750×高さ1,350×奥行230mm


幅808×高さ1,315×奥行230mm

ड़‫ش‬উথ੼ત

標準価格
（税込）
※1
総合盤付タイプの音響ベル及び発信機は別売りです。
施工要領書は、本体に付属しておりません。別途お申し付けください。
上記仕様は都合により予告なく変更する場合があります。価格はいずれも取付工事費別となります。
※1：別途リサイクル料金が必要です。
※2：埋込型は受注生産品です。

消防法への性能規定の導入によりパッケージ型消火設備が屋内消火栓設備と同等以上の防火安全性能を有することが認められました。
■屋内消火栓設備の代替設備として地下街及び指定可燃物を除く、屋内消火設備を設置しなければならない全ての防火対象物に令第29条の4第1項の規定により、屋内消火設備の代替設備として設置が認められました。
（ 設置基準は裏面を参照してください。）■補助散水栓設備の代替設備としてスプリンクラー設備の代替設備であるパッケージ型自動消火設備を設置する防火対象物の部分で、令第29条の4第1項の規定により、補助散水栓設備の代替設備として設置が認められました。

■建物は新築、既設を問いません
新築、増改築、既設すべてにOK、また屋内消火栓設備の設置が困難であるか否かに関係なく設置が認められています。