分離器内蔵

直流電源用SPD

新登場

DC12V からDC400V まで対応する直流用SPDラインアップ
特 長■ 分離器内蔵による省スペース化と配線工数の低減■ DC12VからDC400Vまで対応■ 安全にSPDプラグの交換が可能なセーフティプラグイン（ AFD-T2 直流用）
■ 安全にSPDの交換が可能なコネクタイン（ACM-DC50A、2段式 3極差込端子）■ ねじアップ式端子台による配線工数の低減（ AFD-T2 直流用）
■ SPDの正常 / 寿命がわかる状態表示と警報接点出力を搭載■ 小形のため、装置・機器内部のわずかなスペースに実装可能（ ACM-DC50A ）■AFD-T2DC400A

SPD の接続線 長による電 圧降 下を抑制する V 結 線に適した構 造（ACMDC50A 、12A 以下の場合）

SPDSPD■ 61643-41IEC 61643-01
適合規格性 能（の要求事項及び試験方法 一般）及び IECの要求事項及び試験方法）（ 直流用■ クラスⅡ対応（ AFD-T2DC400AはクラスⅠにも対応）■ ITotal の強化により1ランク上の総合性能■ 進化した安全遮断技術SITS を採用®

ACM-DC50A

■仕様
種類
形式

AFD-T2 直流用

警報接点有りAFD-T2DC400A 新

AFD-T222SA

警報接点無し-AFD-T222S

適用直流回路DC150V 〜 DC400V

DC110V（AC100V 、AC200V）

用途（直流）

直流給電（HVDC）システム、太陽光発電（PV）シ
ステム、電気自動車（EV）充電ステムの過電圧保護

ACM-DC50A 新-

外観

適合規格
防護モード
最大連続使用電圧 Uc
クラスⅡ

公称放電電流In

最大放電電流

Imax

全放電電流
クラスⅠ

全放電電流
電圧防護レベル Up
定格短絡電流ITotal

インパルス放電電流

Iimp

ITotal

線間
接地間
I SCCR

SPD分離器
内蔵するSPD分離器（過電流分離器）の遮断容量
状態表示
警報接点

DC110Vの直流給電システムの過電圧保護

DC12 〜 DC50V
DC12V 〜 DC50Vで動作する装置・機器の過電
圧保護

IEC 61643-01 IEC 61643-41
線間（DC+ 〜 DC-間）、接地間（DC+ 〜 E間、DC- 〜 E間）
DC450V
DC150V
DC58V
8/20µs 8kA
8/20µs 5kA
8/20µs 10kA
8/20µs 20kA
10/350µs 2.5kA
10/350µs 5kA
1.5kV
1.25kV
260V
1.5kV
1.4kV
500V
DC440V 2.5kA
DC150V 2.5kA
D58V 1kA
SPD分離器（過電流分離器）と熱分離器をSPDに内蔵
DC440V 15kA
DC125V 1kA
正常時：緑表示 寿命時：黒表示
正常時：LED（緑）点灯 寿命時、
停電時：LED消灯
c接点
a接点

分離器内蔵DC12V からDC400V まで対応する

直流電源用SPD 直流用SPDラインアップ

遮断定格の高いSPD 分離器（過電流分離器）を内蔵しており、別■途、SPD分離器は不要です。これにより、省スペース化、配線工数

ACM-DC50Aは、負荷電流が12A 以下の場合、SPDの接続線長の低減を実現します。

による電圧降下を抑制し、機器に加わる制限電圧を低減できる■ 分離器内蔵による省スペース化と配線工数の低減

ACM-DC50A は SPD の接続線長による電圧降下を抑制する V 結線に適した構造

V 結線に適した構造です。
※ I結線では、電源から電源接続端子までの配線長はできるだけ短くしてください（0.5m以下が望ましい）

通常の配線方法

V 結線

DC＋DC＋

DC−
FG

従来

■

AFD-T2 直流用

保護対象
機器

保護対象
機器

DC−
FG

ACM-DC50A

セーフティプラグイン（ AFD-T2 直流用）とコネクタイン（ ACM-DC50A ）AFD-T2直流用は、プラグ取り外しレバーの採用により、充電部の近傍に手を近づけること無く、安全にSPDプラグを取り外すことが可能です。また、プラグを外した状態でも、IP20の感電保護が可能です（セーフティプラグイン）。

ACM-DC50A の電源接続端子は2段式 3極差込端子です。端子は、感電保護を有したコネクタ接続のため、安全にSPDを取り外すことが可能です（コネクタイン）
。

接地

接地

■ I Total の強化により1ランク上の総合性能を実現
SPDの基本性能である、公称放電電流 In 、最大放電電流 Imax は、SPDの1相当たりの性能のため、SPDのI Total とはDC＋DC−DC＋DC−総合性能を示していません。昭電は SPD の総合性能を重視し、I Total

SPDを従来品に比べ強化しました。

SPDE

EImax, In※ I Total は 接 地 に 流 す こ と が で き る 雷 電 流 の 合 計 で JIS C
これを全放電電流と規定しています。
5381-11では、

ITotalMOV（バリスタ）
GDT（ガス入り放電管）■ 進化した安全遮断技術 SITS ®を採用
セーフティプラグイン（ AFD-T2 直流用）

コネクタイン（ ACM-DC50A ）従来品より、防護部品（MOV：バリスタ）故障時の発熱による熱分離性能が大幅に向上。内蔵するSPD分離器（過電流分離器）と熱分離器との動作協調により、漏れ電流領域から大きな短絡電■ 状態表示流まで、SPD単体で遮断可能です。

AFD-T2DC400A のSITS ®が実現する全領域での短絡電流遮断

状態表示は、正常時に緑を表示し、寿命SPD（内部の熱分離器）の時に黒を表示します。

AFD-T222SA お よび ACM-DC50A のAFD-T2DC400A（機械式）

AFD-T222SA（LED点灯式）

ACM-DC50A（LED点灯式）

状態表示は、正常時にLED緑が点灯し、寿命または停電時に消灯し遮断領域の協調がとれている例

短絡電流

短絡電流

SPD 寿命時には、SPDに内蔵するSPD分離器が動作します。警報接点は、この内蔵するSPD 分離器のSPD分離器の遮断領域

SPDSPD全領域OK

遮断領域

非保護領域

SPD（内部の熱分離器）の遮断性能規定なし

短絡電流

SPD分離器のSPD分離器の遮断領域■ 警報接点出力

SPD（内部の熱分離器）とSPD分離器の遮断領域の協調ができていない例

非保護領域ます。

SPD（内部の熱分離器）とSPD分離器の遮断電流の規定がない場合、短絡保護が行えない例（内部の熱分離器）の（内部の熱分離器）の遮断領域

遮断領域動作に連動して出力します。そのため、停電時の不要動作はありません。 AFD-T2直流用の ACM-DC50Aの警報接点出力

警報接点出力本社 〒130-8543 東京都墨田区太平 4 丁目 3 番 8 号

TEL ： 03（ 5819 ）8373

URL ： www.sdn.co.jp

北海道 011（ 271 ）6701 東北 022（ 222 ）1401 名古屋 052（ 936 ）3311 北陸 076（ 431 ）2011 大阪 06（ 6345 ）3221
中国 082（ 246 ）5711 四国 087（ 821 ）9231 九州 092（ 731 ）0373 沖縄 098（ 869 ）0215● このカタログに記載された社名および商品名などは、それぞれ各社の商標または登録商標です。 ●製品、サービス等の詳細については、弊社もしくは代理店の営業担当者にご相談ください。
● このカタログに掲載の製品は、印刷の都合上、実物とは色が多少異なることがございますので、あらかじめご了承ください。 ●製品改良のため、仕様は予告なしに変更することがございます。