呼称方法

単相入力タイプ（1 段フィルタ）

NAC/NAM/NAH/NAP series(4-30A) NAC -10 -472 - □12341 シリーズ名
2 定格電流3 接地コンデンサコード : 詳細は表 1.1 参照

R

接地コンデンサコード

NAP
NAH
NAM
NACコード

表 1.1漏洩電流
入力 125/250V  60Hz000● ● ● 5 μA / 10μA max
101● ● ● 12.5 μA / 25μA max
221● ● ● 25 μA / 50μA max
331● ● ● 37.5 μA / 75μA max
471● ● ● 50 μA / 100μA max
681 ●● ● 75.5 μA / 150μA max
102 ●● ● 0.13 mA / 0.25mA max
222 ●● ● 0.25 mA / 0.5 mA max● ● 0.38 mA / 0.75mA max
332 ●
472 ●
● ● 0.5 mA / 1.0 mA max

コンデンサ容量
（公称値）
なし
100pF
220pF
330pF
470pF
680pF
1,000pF
2,200pF
3,300pF
4,700pF※接地コンデンサコードが異なると減衰特性は異なります。

4 オプション
D :DIN レール取付タイプ

端子台カバーは収納されています※ オプション設定時は外形が変わります。
外形図を参照ください。

DIN レール取付タイプはオプション

NAC/NAM/NAH/NAP シリーズの特長

・単相 250V（1 段フィルタ）・素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用（ねじ脱落防止機能付）■ NAC : 150kHz-1MHz 高減衰タイプ■ NAH : 9kHz-1MHz 高減衰タイプ
仕■ NAM : 低漏洩電流タイプ■ NA P : 外部インパルス高減衰タイプ

様項番

項目

NAC-04-472

NAC-06-472

NAC-10-472

NAC-16-472

NAC-20-472

NAM-04-000

NAM-06-000

NAM-10-000

NAM-16-000

NAM-20-000

NAM-30-000-

NAH-06-472

NAH-10-472

NAH-16-472

NAH-20-472

NAH-30-472

NAP-04-472

NAP-06-472

NAP-10-472

NAP-16-472

NAP-20-472

NAP-30-472

10162030

1定格電圧〔V〕

AC １f 250 / DC2502定格電流〔A〕

43

試験電圧（端子 - 取付板間）

AC2,750V （カットオフ電流＝ 20mA），1 分間，常温

4

絶縁抵抗（端子 - 取付板間）

DC500V5

漏洩電流

表 1.1 参照

6

電圧降下

1.0V

7

安全規格認定温度－ 25 ～＋ 85C （ディレーティング特性参照）

8

使用温度

－ 40 ～＋ 85C （ディレーティング特性参照）

9使用湿度

20 ～ 95％ RH （結露なし）

10

保存温・湿度－ 40 ～＋ 85C，20 ～ 95％ RH （結露なし）

6100MWmin

常温NAC-30-472

常湿常湿max

11振動

10 ～ 55Hz，19.6m/s2（2G），周期 3 分

12衝撃

196.1m/s2（20G） 11ms

13

安全規格

UL1283，CSA C22.214

外形寸法（突起物含まず）/ 質量

53X41X92mm（WXHXD） /X，Y，ZX，Y，Z

方向各 1 時間各1回

方向

No.8（C-UL），DIN EN60939 VDE0565
300g

回路構成

Teil 3-1，ENEC（DC 入力時は除く）

max （オプション：－ D は外形図参照）

ディレーティング特性

ケース
10080CYLINECY23

負荷率[％]

1LOAD
46040200-40

CY：接地コンデンサ

NA-1-30-2040

50 55 60708090

周囲温度[C]：取付板

March 01, 2023

www.cosel.co.jp

NAC/NAM/NAH/NAP series(4-30A)
外形

図

本製品はプッシュダウン方式端子台を採用しているため以下の状態で出荷されています。
1 端子台カバーは、収納されています。
2 端子台ねじは、上側に保持されています。

標準タイプ
92(2.5)82 ±0.5
2-f4.8
取付穴77272-保護接地(PE)

81215

出力

45 ±0.5出力

型式銘板

53

入力

入力
6-M4端子台カバー

取付板
(2)

端子台カバー※ 端子台カバーを閉じた状態※ 公差：±1※ 質量：300g max
41※ 取付板材質：鉄（表面処理：ニッケルメッキ）t=1.0※ ケース材質：PBT※ 単位 mm※ 端子台締め付けトルク M4：1.6N・m(16.9kgf・cm)max

DIN レール取付タイプ
9277(2.5)(11)2-保護接地(PE)278入力
出力53出力1215型式銘板

入力
6-M4端子台カバー取付板(2)

端子台カバー※ 端子台カバーを閉じた状態

41※ 公差：±1※ 質量：300g max※ 取付板材質：鉄（表面処理：ニッケルメッキ）t=1.0※ ケース材質：PBT(9)※ 単位 mm7※ 端子台締め付けトルク M4：1.6N・m(16.9kgf・cm)max
DINレール■ DIN レール取付時の注意
DINレール

DIN レールを介しての接地は適正なノイズ減衰効果が得られない場合があります。
接地はノイズフィルタ本体の保護接地端子（PE）と接続しておこなってください。
保護接地端子は 2 箇所ありますが、どちらか 1 箇所のみの接続でも使用可能です。

www.cosel.co.jp

型式銘板

March 01, 2023NA-2呼称方法

単相入力タイプ（１段フィルタ）

NAC/NAM/NAH/NAP series (40,50,60A) NAC -50 -472 - □1234

1 シリーズ名2 定格電流③接地コンデンサコード : 詳細は表 1.1、表 1.2 参照④オプション
Ｆ: 高入力電圧対応（定格電圧 500VAC/600VDC）

R

ＮＡＰ

ＮＡＨ

000
471
222
472
223
683
224
155

● ● ● 5 μA/ 10μA max● ● ● 50 μA/ 100μA max●● ● 0.25 mA/ 0.5  mA max●● ● 0.5 mA/ 1.0  mA max●● ● 1.25 mA/ 2.5  mA max●● ● 1.75 mA/ 3.5  mA max●
6.0 mA/ 12.0 mA max●
27.5 mA/ 55.0 mA max

漏洩電流
入力 125/250V  60Hz

ＮＡＰ

103 ●
223 ●
683 ●

ＮＡＨ

ＮＡＭ

オプション : Ｆ

ＮＡＣ

コード

ＮＡＭ

DIN レール取付タイプはオプション

接地コンデンサコード

コード

表 1.2

端子台カバーは収納されています

標準品

ＮＡＣ

表 1.1コンデンサ容量
（公称値）
なし
470pF
2,200pF
4,700pF
0.022μF
0.068μF
0.22μF
1.5μF

接地コンデンサコード

漏洩電流
入力 250/500V  60Hz

● ● 0.5 mA/ 1.0  mA max● ● 1.0 mA/ 2.0  mA max● ● 2.5 mA/ 5.0  mA max

コンデンサ容量（公称値）
0.01μF0.022μF
0.068μF※接地コンデンサコードが異なると減衰特性は異なります。

NAC/NAM/NAH/NAP シリーズの特長

・単相 277VAC/300VDC（1 段フィルタ） 工場配電盤やビル設備などで使用する 277VAC の装置でも使用可能
・4kV 耐圧（接地コンデンサコード -000 ～ 472 が対応）

■ NAC : 150KHz-1MHz 高減衰タイプ■ NAH : 9KHz-1MHz 高減衰タイプ
仕■ NAM : 低漏洩電流タイプ■ NA P : 外部インパルス高減衰タイプ

様項番

項目

NAC-40-472

NAC-50-472

NAC-60-472

NAM-40-000

NAM-50-000

NAM-60-000

NAH-40-472

NAH-50-472

NAH-60-472

NAP-40-472

NAP-50-472〔VAC〕

277（使用最大：305）1f〔VDC〕

300（使用最大：400）［オプション：－ F

NAP-60-472

50/60Hz ［オプション：－ F

1定格電圧

2

定格電流〔A〕

403

試験電圧（端子 - 取付板間）

AC4,000V （カットオフ電流＝ 25mA），1 分間，常温500（使用最大：528） 1f

50604

絶縁抵抗（端子 - 取付板間）

DC500V5漏洩電流

表 1.1、表 1.2 参照

6直流抵抗10m Ω max

7

安全規格認定温度－ 25 ～＋ 85C （ディレーティング特性参照）

8

使用温度

－ 40 ～＋ 85C （ディレーティング特性参照）

9

使用湿度

20 ～ 95％ RH （結露なし）

10

保存温・湿度－ 40 ～＋ 85C，20 ～ 95％ RH （結露なし）

100MW

min

常温

常湿50/60Hz］

600］
常湿※1 ※2※36.0m Ω max

4.5m Ω max

11振動

10 ～ 55Hz，19.6m/s2（2G），周期 3 分 X，Y，Z 方向各 1 時間

12衝撃13安全規格

14

外形寸法（突起物含まず）／質量196.1m/s2（20G） 11ms X，Y，Z 方向各 1 回UL60939〔Overvoltage Category：Ⅲ Altitude：3000m〕, CSA C22. 2 No. 8（C-UL）
EN60939（DEMKO）〔Overvoltage Category：Ⅲ Altitude：3000m〕, ENEC
65X54X153mm（WXHXD） / 750g max※1 「NA □ - □□ - □□□ -F」は AC2,500V（カットオフ電流 100mA）、1 分間、常温、常湿となります。
※2 「NA □ - □□ - □□□」の接地コンデンサコード「223」､「683」､「224」､「155」は DC2,800V（カットオフ電流 10mA）、1 分間、常温、常湿となります。
※3NA-9接地コンデンコード「224」､「155」は、絶縁抵抗仕様が削除となります。

March 01, 2023

www.cosel.co.jp

NAC/NAM/NAH/NAP series (40,50,60A)
回路構成

ディレーティング特性㻌31LOAD
4LINE
2(2)接地コンデンサコード：683
ケース 㻌100

㻌31LOAD
4LINE
2CY㻌
CY㻌
CY：接地コンデンサ

80
7060
4020
100-40：取付板

CY：接地コンデンサ-204050 55 60

70 75 8090

周囲温度[C]※筺体の放熱用風穴はふさがないでください：取付板(4)接地コンデンサコード：103, 223, 683
オプション：F
ケース

ケース

㻌31

㻌31LOAD LINE
24LINE
2LOAD
4CY
CY

CY
CY：接地コンデンサ

形：取付板

CY：接地コンデンサ：取付板

図2-f5.5×7153

M4
保護接地(PE)

取付穴

109.6

41.1

2-M5
入力

2-M5
出力

13.5

36+255±0.5

型式銘板
65 -1-30

CY(3)接地コンデンサコード：224, 155外負荷率[％](1)接地コンデンサコード：000, 471, 222, 472, 223
ケース 㻌取付板

M4保護接地(PE)端子カバー

140±0.5

11.511.5

54 -1+31 +1.5-0.5

2-f5.5
取付穴※ 単位 mm※ 公差：�1※ 質量：750g max※ 取付板材質：溶融亜鉛メッキ鋼板 ｔ=1.0※ ケース材質：PBT※ 端子台締め付けトルク M5：3.0N・m max※ PE端子締め付けトルク M4 :1.6N・m max※ 逆さ取付け（天井面への取付）はできません※ 筐体の放熱用風穴はふさがないでください※ 取付は2点止め（ただし、対角線上)でも可能です

www.cosel.co.jp

March 01, 2023

NA-10