保安規定変更認可申請と使用変更許可の対比表（南地区・使用施設）
保安規定変更申請

使用変更許可(定義)【施設番号１：照射燃料試験施設変更許可申請書】
第３条 この規定において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところ
２.使用の目的及び方法による。
整理番号
使用の目的
(1)～(26) （変更なし）①照射した燃料等及び核燃料物質等（核燃料物質及び核燃料物質で(27) 「燃料デブリ」とは、原子炉内で溶融した燃料成分が構造材を巻き込みながら固化し汚染された物（福島第一原子力発電所内で採取したコンクリート、た物をいう。燃料デブリには燃料成分が含まれるため、核燃料物質として取扱う。
金属材料、有機材料、汚染水及びその他核燃料物質で汚染された(28) 「１Ｆ燃料デブリ」とは、福島第一原子力発電所内で採取した燃料デブリをいう。
物を含む。））（以下「試料」という。）の照射後試験及び試験を行(29) 「汚染物試料」とは、核燃料物質によって汚染された物のうち、試験に供する物（福1う。並びにマイナーアクチニド核種であるアメリシウム及びネプ
島第一原子力発電所内で採取した核燃料物質によって汚染された物（コンクリート、金属）等の作製及び試験
ツニウムを含む燃料（以下「MA 試料」という。
材料、有機材料、汚染水（地下水や雨水などが福島第一原子力発電所建屋内の放射性物質を行う。に触れることや、燃料デブリを冷却した後の水が福島第一原子力発電所建屋内に滞留する《省略》
ことにより発生する水））及びその他核燃料物質によって汚染された物を含む。）をいう。
整理番号

使用の方法

1－①

照射燃料集合体試験施設及びその他の施設から照射燃料試験施設（以下「本施設」又は「AGF」という。）に搬入された核燃料物質等（福島第一原子力発電所内で採取した核燃料物質で汚染された物を含む。
）の試料並びに MA 試料等は、表 2-1 場所別使用の方法に従って使用する。また、表 2-2 に最大取扱放射能、表 2-3 に取扱制限量をそれぞれ示す。試料は「8-3 貯蔵施設の設備」に示す最大収納量を超えない範囲で貯蔵を行う。セル又はグローブボックスから漏えいするおそれのある粉体の核燃料物質の量を抑制するために、セル又はグローブボックス内において容器に収納されていない粉体の核燃料物質の取扱いを表 2-4 に示すとおり制限する。
試料及び MA 試料等の流れの概要を図 1 に示す。
なお、汚染水※の取扱いについては、1F 燃料デブリと同様とし、別添 1 図-1 1F 燃料デブリ分析に関するフローに示すとおりである。
※地下水や雨水などが福島第一原子力発電所建屋内の放射性物質に触れることや、燃料デブリを冷却した後の水が福島第一原子力発電所建屋内に滞留することにより発生する水
なお、本施設の臨界安全を確保するために表 2-3 に示すとおり核的制限を行い、いかなる場合でも臨界が起こらないように使用する。
上記の核燃料物質等（福島第一原子力発電所内で採取した核燃料物質で汚染された物を含む。）の使用に伴って発生し、廃棄施設へ廃棄しようとする物のうち、固体状の物は以下のとおりの取扱いを行う。
《省略》【施設番号５：照射燃料集合体試験施設変更許可申請書】
２.使用の目的及び方法
整理番号

使用の目的

1

① 照射した燃料集合体等及び燃料ピン等の照射後試験を行う。また、核燃料物質等（核燃料物質及び核燃料物質で汚染された物
1 / 9

説明

・使用変更許可申請の許可（令和 5年 5 月 29 日付け）に基づき、使用の目的及び使用の方法 1-①の変更に対応する定義の追加であり、齟齬はない。

保安規定変更申請

使用変更許可説明（福島第一原子力発電所内で採取したコンクリート、金属材料、有機材料、汚染水及びその他核燃料物質で汚染された物を含む。））の試験を行う。
《省略》
整理番号

使用の方法

1－①

照射燃料集合体試験施設（以下、既設施設及び増設施設を合わせ）に搬入された核燃料物質等の試料は、「常陽」燃料「FMF」という。
集合体にあっては年間10体、「もんじゅ」燃料集合体にあっては年間2体の試験計画により、表2-1場所別使用方法に従って使用する。また、その他として海外炉及び国内炉で照射された燃料ピン等の試験
試料、並びに核燃料物質等（福島第一原子力発電所内で採取した核燃料物質で汚染された物を含む。）についても同様に場所別使用方法に従って使用する。各セル等の設備能力として、表2-2に最大取扱放射能量及び表2-3に最大取扱核燃料物質重量を示す。試料は「8-3 貯蔵施設の設備」に示す最大収納量を超えない範囲で貯蔵を行う。
セルから漏えいするおそれのある粉体の核燃料物質の量を抑制するために、セル内において容器に収納されていない粉体の核燃料物質が発生する取扱いを表2-4に示すとおり制限する。試料の流れの概要を図2-1に示す。
なお、汚染水※の取扱いについては、1F燃料デブリと同様とし、別添1 図-1 1F燃料デブリ分析に関するフローに示すとおりである。
※地下水や雨水などが福島第一原子力発電所建屋内の放射性物質に触れることや、燃料デブリを冷却した後の水が福島第一原子力発電所建屋内に滞留することにより発生する水
また、各セル内の使用場所の配置を図2-2から図2-10に示す。
なお、FMFの臨界安全を確保するために表2-3に示すとおり核的制限を行い、いかなる場合でも臨界が起こらないように使用する。
上記の核燃料物質等（福島第一原子力発電所内で採取した核燃料物質で汚染された物を含む。）の使用に伴って発生し、廃棄施設へ廃棄しようとする物のうち、固体状の物は以下のとおりの取扱いを行う。
《省略》【施設番号１：照射燃料試験施設変更許可申請書】
２.使用の目的及び方法：記載省略（周辺監視区域内運搬）第５１条 周辺監視区域内において核燃料物質等を運搬（周辺監視区域外からの搬入及び周辺監視区域外への搬出は除く。）する課長（以下「内運搬担当課長」という。）は、あらかじめ添付書類１ ６.核燃料物質の臨界防止：記載省略
運搬計画を作成し、核燃料取扱主務者の同意を得るとともに当該部長の承認を受ける。ただし、運搬する核燃料物質等の量が、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示（平成２年科学技術庁告示第５号）第３条に定め 【施設番号５：照射燃料集合体試験施設変更許可申請書】２.使用の目的及び方法：記載省略
る量を超えない場合は、運搬計画の作成を要しない。
２ 内運搬担当課長は、核燃料物質等を周辺監視区域内で運搬するときは、次の各号に掲げる添付書類１ ６.核燃料物質の臨界防止：記載省略措置を講じる。
(1) 核燃料物質の運搬にあたっては、いかなる場合においても、臨界に達するおそれがないように行うこと。また、ＡＧＦ及びＦＭＦにおける汚染物試料の運搬にあたっては、いかなる場合においても、臨界に達するおそれがないように行うこと。
(2)～(8) （変更なし）
３～４（変更なし）

2 / 9・使用変更許可申請の許可（令和 5年 5 月 29 日付け）に基づき、使用の方法 1-①の変更に対応する汚染物試料の取り扱いに関する記載の追加であり、齟齬はない。

保安規定変更申請

使用変更許可説明【施設番号１：照射燃料試験施設変更許可申請書】（液体廃棄物の容器による廃棄）
9-2 液体廃棄施設
第５４条 作業担当課長は、液体廃棄物を容器により廃棄する場合は、水溶液と有機溶液とに(3) 液体廃棄施設の設備区分し、別表第３１により分類し、それぞれ所定の容器に入れ、かつ有害な化学反応を起こさないような措置を講じる。また、容器ごとに廃棄物の内容、主な核種とその量、線量当量
液体廃棄設備の個数
仕様率を明示する。
名称
２ 管理区域管理者は、前項の容器を確認し、環境技術課長に引き渡す。
《省略》
３ 液体廃棄物中のアルファ放射性物質濃度が別表第３１における基準以上の場合は、ＷＤＦ
廃液処理装置 一式 固化式については環境技術課長が廃液処理装置により、ＦＭＦについては高速炉第１課長がＪＷＴ
廃液処理装置一式
設置場所 廃液処理室
Ｆの廃棄物処理設備により、ＡＧＦについては燃料試験課長が廃液処理装置によりそれぞれ処理する。
《省略》

・使用変更許可申請の許可（令和 4
年 6 月 16 日付け）に基づき、92(3) 液体廃棄施設の設備の変更（廃液処理装置の削除）に対応する記載の削除であり、齟齬はない。

【施設番号１：照射燃料試験施設変更許可申請書】（廃液タンクの液体廃棄物の廃棄）9-2 液体廃棄施設：記載省略
第５６条 管理区域管理者は、第５４条に定める以外の液体廃棄物を廃棄する場合は、発生元ごとに別表第３２に掲げる区分に従って廃液タンクに貯留し、一般排水溝に排出することができない液体廃棄物については保管したのち、廃液輸送管によりＪＷＴＦ又は大洗研究所の廃棄物管理施設（以下「廃棄物管理施設」という。
）に移送する。また、廃液輸送管で移送することができない場合には、環境技術課長に引き渡す。
なお、廃液タンクに貯留した液体廃棄物をＪＷＴＦへ移送するときは、ＷＤＦからは専用の廃液運搬車を使用し、ＦＭＦからは廃液輸送管を使用する。
２ 管理区域管理者は、臨界管理上有意な量の核燃料物質を含む液体廃棄物を移送してはならない。
３ 高速炉第１課長は、液体廃棄物をＪＷＴＦに受け入れる場合は、液体廃棄物Ａ受入タンク又は液体廃棄物Ｂ受入タンクに受入れ、別表第３１に掲げる液体廃棄物Ａの放射性物質濃度基準を超えるものについては、廃棄物処理設備により蒸発濃縮処理、固化処理等を行う。
４ 液体廃棄物中のアルファ放射性物質濃度が別表第３１における基準以上の場合は、ＷＤＦについては環境技術課長が廃液処理装置により、ＦＭＦについては高速炉第１課長がＪＷＴ
Ｆの廃棄物処理設備により、ＡＧＦについては燃料試験課長が廃液処理装置によりそれぞれ処理する。
５～８ （変更なし）

・使用変更許可申請の許可（令和 4
年 6 月 16 日付け）に基づき、92(3) 液体廃棄施設の設備の変更（廃液処理装置の削除）に対応する記載の削除であり、齟齬はない。

3 / 9

保安規定変更申請（廃液処理装置による液体廃棄物の処理）
第５７条 燃料試験課長は、ＡＧＦにおいて廃液処理装置を用いて液体廃棄物を処理する場合は、石膏等で固化し、固体廃棄物として処置する。
２ 環境技術課長は、ＷＤＦにおいて廃液処理装置を用いて液体廃棄物を処理する場合は、次の各号に掲げるところにより行う。

使用変更許可【施設番号１：照射燃料試験施設変更許可申請書】
9-2 液体廃棄施設：記載省略

説明・使用変更許可申請の許可（令和 4
年 6 月 16 日付け）に基づき、92(3) 液体廃棄施設の設備の変更（廃液処理装置の削除）に対応する記載の削除であり、齟齬はない。

（核燃料物質等の取扱計画及び報告）【施設番号１：照射燃料試験施設変更許可申請書】
２.使用の目的及び方法：記載省略
第７１条 施設管理者（環境技術課長及び高速炉第１課長を除く。）は、核燃料物質を取り扱おうとするとき（運搬を除く。
）は、取扱目的、期間、方法（通常の取扱条件と異なる取扱いを計画する場合は、その取扱条件等を含む。また、使用を終了した核燃料物質の保管に関する 【施設番号５：照射燃料集合体試験施設変更許可申請書】
２.使用の目的及び方法：記載省略
事項及び核燃料物質の処理が必要な場合は、その処理に関する事項（処理方法及び期間）を含む。
）、取扱場所並びに取り扱う核燃料物質に関し、種類、物理的形状、燃焼度及び区分別（濃縮度別を含む。
）の数量及び安全上の評価を明らかにした取扱計画を立てる。
２ 施設管理者（環境技術課長及び高速炉第１課長を除く。
）は、前項に定める取扱計画について、施設管理統括者の承認並びに核燃料取扱主務者の同意を得る。これを変更しようとする
ときも同様とする。
３ 施設管理者（環境技術課長及び高速炉第１課長を除く。
）は、第１項の取扱計画に係る核燃料物質の取扱いを終えたときは、その旨を、施設管理統括者及び核燃料取扱主務者に報告する。
４ ＡＧＦ及びＦＭＦの施設管理者は、汚染物試料を取り扱おうとするとき（運搬を除く。）は、第１項から第３項と同様に行う。

・使用変更許可申請の許可（令和 5年 5 月 29 日付け）に基づき、使用の方法 1-①の変更に対応する汚染物試料の取り扱いに関する記載の追加であり、齟齬はない。

【施設番号１：照射燃料試験施設変更許可申請書】（核燃料物質等の管理）
２.使用の目的及び方法：記載省略
第７２条 施設管理者（環境技術課長及び高速炉第１課長を除く。）は、使用施設等に核燃料物質を受け入れるときは、第７３条に定める臨界管理を行うとともに、次の各号に掲げる量を５.予定使用期間及び年間予定使用量：記載省略
超えないようにする。また、ＡＧＦ及びＦＭＦの施設管理者は、汚染物試料を受け入れるときは、核燃料物質と同様に第７３条に定める臨界管理を行うとともに、次の各号に掲げる量【施設番号５：照射燃料集合体試験施設変更許可申請書】を超えないようにする。
２.使用の目的及び方法：記載省略(1)～(2) （変更なし）(3) ＡＧＦ及びＦＭＦにおいて福島第一原子力発電所内で採取した燃料デブリ（以下「１Ｆ
５.予定使用期間及び年間予定使用量：記載省略
燃料デブリ」という。
）を受け入れる場合は、別表第３９.１に定める１Ｆ燃料デブリの年間予定使用量を超えないこと。
２～３ （変更なし）

・使用変更許可申請の許可（令和 5年 5 月 29 日付け）に基づき、使用の方法 1-①の変更に対応する汚染物試料の臨界管理に関する記載の追加であり、齟齬はない。

4 / 9

保安規定変更申請

使用変更許可説明・使用変更許可申請の許可（令和 5（臨界管理）【施設番号１：照射燃料試験施設変更許可申請書】
２.使用の目的及び方法：記載省略
年 5 月 29 日付け）に基づき、使第７３条 施設管理者（環境技術課長及び高速炉第１課長を除く。）は、核燃料物質の使用、保用の方法 1-①の変更に対応する管及び運搬を行うときは、いかなる場合においても臨界に達しないようにする。また、ＡＧ
表２－３
取扱制限量：記載省略
汚染物試料の臨界管理に関する
Ｆ及びＦＭＦの施設管理者は、汚染物試料の使用、保管及び運搬を行うときは、核燃料物質記載の追加であり、齟齬はない。と同様にいかなる場合においても臨界に達しないようにする。
５.予定使用期間及び年間予定使用量：記載省略
２ 核燃料物質の使用及び保管に係る臨界管理は、管理する区域を設定し、質量管理によりこれを行う。ただし、ＦＭＦの除染セル、クリーンセル、第２除染セルにおける取扱い及び集添付書類１ ６.核燃料物質の臨界防止
合体キャスクによる移送においては、質量管理及び形状管理によりこれを行う。質量管理に
６．１ 臨界管理係る取扱制限量は、それぞれ別表第４０のとおりとする。また、ＡＧＦ及びＦＭＦにおける本施設では、核燃料物質の使用又は保管に当たり質量管理により臨界管理を行う。
汚染物試料の使用及び保管に係る臨界管理は、核燃料物質と同様に管理する区域を設定し、質量管理によりこれを行う。
【施設番号５：照射燃料集合体試験施設変更許可申請書】
３ ＡＧＦ、ＦＭＦ及びＩＲＡＦへ施設外より核燃料物質を受け入れるときは、次の各号によ
２.使用の目的及び方法：記載省略
り臨界管理を行う。また、ＡＧＦ及びＦＭＦにおいて、汚染物試料を受け入れるときは、核燃料物質と同様に次の第２号により臨界管理を行う。
表２－３ 最大取扱核燃料物質重量：記載省略（1）～（2） （変更なし）
４ ＡＧＦ及びＦＭＦ内において、別表第４０に掲げる取扱区域間で核燃料物質を移動すると
５.予定使用期間及び年間予定使用量：記載省略
きは、次の各号により臨界管理を行う。また、別表第４０に掲げる取扱区域間で汚染物試料を移動するときは、核燃料物質と同様に次の各号により臨界管理を行う。
添付書類１ ６.核燃料物質の臨界防止（1）～（2） （変更なし）
６．１ 臨界管理の概要（1） 核燃料物質の使用又は貯蔵に当たっては、各取扱場所又は容器の単一ユニットで質量管理（本数制限を含む。
）又は形状管理による臨界管理を実施し、最大取扱量以下でしか核燃料物質を取り扱わない。
（核燃料物質等１F 燃料デブリの加熱に伴う安全対策）
第７４条の２ 燃料試験課長は、ＡＧＦにおいて核燃料物質（１Ｆ燃料デブリを含む。）１Ｆ燃料デブリの試料調製及び分析試料の蒸発乾固処理において溶液を加熱するためときは、加熱作業においては人による常時監視及び万一の火災に備えた消火剤の配置を行い安全を確保する。汚染物試料の溶液を加熱するときは、核燃料物質と同様に人による常時監視及び万一の火災に備えた消火剤の配置を行い安全を確保する。
２ 集合体試験課長は、ＦＭＦにおいて核燃料物質（１Ｆ燃料デブリを含む。
）の試料調製及び分析試料の蒸発乾固処理において溶液を加熱するときは、加熱作業においては人による常時監視及び万一の火災に備えた消火剤の配置を行い安全を確保する。汚染物試料の溶液を加熱するときは、核燃料物質と同様に人による常時監視及び万一の火災に備えた消火剤の配置を行い安全を確保する。

【施設番号１：照射燃料試験施設変更許可申請書】
２.使用の目的及び方法：記載省略

・使用変更許可申請の許可（令和 5年 5 月 29 日付け）に基づき、使用の方法 1-①の変更に対応する
添付書類１ ３.火災等による損傷の防止
汚染物試料の加熱に伴う安全対グローブボックスはステンレス鋼であり、窓、フィルタ、グローブポート等も難燃策に関する記載の追加であり、齟性材料である。グローブボックス設備の中では、グローブが最も燃焼しやすい。した齬はない。
がって、火災防止のため、グローブボックス内は常によく整頓し、グローブボックス・使用変更許可申請の許可（令和 4内への可燃性物質の持ち込みを最低限にし、さらに、それらの可燃性物質は金属製容
年 6 月 16 日付け）に基づき、使器に入れておく等の措置を採る。
用の方法 1-①及び別添 1 の使用
以上のような対策にもかかわらず、セル内で火災が発生した場合、粉末消火器を接の方法 1-②の変更に対応する FMF
続することにより消火するか、セル内に用意してある粉末消火剤により消火する。まの核燃料物質（1F 燃料デブリを含た、グローブボックス内での火災発生の場合、各グローブボックス内に配置されていむ。）の安全対策について記載のる粉末消火剤にて消火する。
追加及び安全対策を実施する者【施設番号５：照射燃料集合体試験施設変更許可申請書】
として集合体試験課長の記載の２.使用の目的及び方法
追加であり、齟齬はない。
整理番号
1

使用の目的
《省略》

整理番号

使用の方法

1－①

《省略》
実験室グローブボックスは、ステンレス鋼等製であり、窓、フィルタ、グローブポート等も難燃性材料から構成されており、グローブが最も燃焼しやすい。したがって、火災防止のためにグローブボックス内は常によく整頓し、グローブボックス内への可燃性物質の5 / 9

保安規定変更申請

使用変更許可説明

持込みを最低限にし、さらに、それらの可燃性物質は金属製容器に入れる措置を講ずる。試料調製においては溶液を加熱するため、加熱作業中は人による常時監視及び万一の火災に備えた消火剤の配置を行う。以上のような対策にもかかわらず、グローブボックス内で火災が発生した場合は、グローブボックス内に配置されている粉末消火剤にて消火する。

別添１ １.使用の方法：上記と同様の記載のため記載省略
添付書類１ ３.火災等による損傷の防止：上記と同様の記載のため記載省略（核燃料物質等の保管）【施設番号１：照射燃料試験施設変更許可申請書】
２.使用の目的及び方法：記載省略
第７５条 施設管理者（環境技術課長及び高速炉第１課長を除く。）は、核燃料物質を保管する
場合は、貯蔵施設において、これを行い、次の各号に掲げる管理を行う。また、ＡＧＦ及び表８－１ 貯蔵設備の概要：記載省略
ＦＭＦの施設管理者は、汚染物試料を保管する場合は、貯蔵施設において行う。
(1) 貯蔵施設の目につきやすい場所に、核燃料物質の保管上の注意事項を掲示する。
【施設番号５：照射燃料集合体試験施設変更許可申請書】(2) 貯蔵施設に施錠する。ただし、セル内の貯蔵施設については、セルの扉に施錠する。
２.使用の目的及び方法：記載省略
２ 施設管理者（環境技術課長及び高速炉第１課長を除く。
）は、第３条の３に規定する核燃料物質の取扱いに関する管理基準に基づき核燃料物質の貯蔵の記録（使用履歴を含む。
）を作成
表８－１ 貯蔵設備の概要：記載省略
し、 管理する。また、ＡＧＦ及びＦＭＦの施設管理者は、汚染物試料について貯蔵の記録（使用履歴を含む。
）を作成し、管理する。
３ 施設管理者（環境技術課長及び高速炉第１課長を除く。
）は、第３条の３に規定する核燃料物質の取扱いに関する管理基準に基づき核燃料物質を貯蔵した容器の定期点検を行う。また、ＡＧＦ及びＦＭＦの施設管理者は、汚染物試料を貯蔵した容器の定期点検を行う。

・使用変更許可申請の許可（令和 5年 5 月 29 日付け）に基づき、使用の方法 1-①の変更に対応する汚染物試料の保管に関する記載の追加であり、齟齬はない。

【施設番号１：照射燃料試験施設変更許可申請書】（汚染された物品の保管）
２.使用の目的及び方法：記載省略）を保管第７６条 管理区域内において核燃料物質によって汚染された物（汚染物試料を除く。
する者は、当該物品をあらかじめ施設管理者が指定する場所において保管するとともに、物【施設番号５：照射燃料集合体試験施設変更許可申請書】
品名、担当課長名等を表示する。
２.使用の目的及び方法：記載省略

・使用変更許可申請の許可（令和 5年 5 月 29 日付け）に基づき、汚染物試料の保管は貯蔵施設において行うことを第 75 条にて定めることから、汚染物試料は本項で定める汚染された物品の対象としない旨を明確化する。

別表第１・使用変更許可申請の許可（令和 4
年 6 月 16 日付け）に基づき、92(3) 液体廃棄施設の設備の変更（廃液処理装置の削除）に対応する記載の削除であり、齟齬はない。

対象使用施設等（第２条、第５条）

第１欄

第２欄

使用施設等

設備区分
主要設備等

第３欄

第４欄

第５欄

【施設番号１：照射燃料試験施設変更許可申請書】
9-2 液体廃棄施設：記載省略

放射線管理用機器
付帯設備

施設内管理用 施設外管理用

6 / 9

保安規定変更申請

使用変更許可照射燃料試験施 (1)セル等(1) 換気設備

別表第２０に 別表第１７に設(以下｢ＡＧＦ｣とい (2)フード(2) 電源設備

掲げる放射線 掲げる放射線(3)廃液設備(3) 非 常 用 電 管理用機器(4)

廃液処理装置源設備(54)

その他付帯設備以(1)う｡)

説明

管理用機器

外の設備
《省略》

別表第３６ 負圧及び負圧警報設定値（第６７条、第７０条）
設備名等

負圧設定値

負圧警報設定値【施設番号１：照射燃料試験施設変更許可申請書】
7-3 使用施設の設備《省略》
No.１２ボックス、No.１３ボック ２５０Ｐａ以上
ス、No.１４ボックス、No.１５ボ （２５ｍｍＨ2０以上）
ックス、No.１６ボックス、No.１ （ボックス－第２操作室７ボックス、No.１８ボックス間）

５０Ｐａ（５ｍｍＨ2０）（ボックス－第２操作室間）《省略》
No.４グローブボックス、No.５グ ２００Ｐａ以上
ローブボックス、No.６グローブ （２０ｍｍＨ2０以上）
ボックス、No.７グローブボック （グローブボックス－設置
ス、No.８グローブボックス、No. 室間）
１０グローブボックス、No.１１
グローブボックス、No.１２グローブボックス、No.１３グローブボックス、No.１４グローブボッ
クス、No.１５グローブボック
ス、No.１６グローブボックス、
No.１７グローブボックス、No.１８グローブボックス、化学ボック
ス、質量分析用グローブボック
ス、ガス分析用グローブボックス

５０Ｐａ（５ｍｍＨ2０）（グローブボックス－設置室間）

表 7-4 2）グローブボックス等の概要
グローブボックス名称

概略仕様
概略寸法
材
質

№11 グローブボックス（廃液処理装置）

幅 230 ㎝×奥行 100 ㎝×高さ 96 ㎝
ステンレス鋼、一般構造用鋼及びアクリ
ル樹脂
1式
気密度0.1vol%/h 以下＊＊＊
負 圧200Pa(20mmH2O) 以上
設置場所 廃液処理室
《省略》
概略寸法
材
質

№16 グローブボックス《省略》

幅 160 ㎝×奥行 60 ㎝×高さ 100 ㎝
ステンレス鋼、一般構造用鋼及びアクリ
ル樹脂＊
1 式 気 密 度 0.1vol%/h 以下＊＊
負 圧200Pa(20mmH2O) 以上
設置場所 恒温室《省略》

別表第３９ 年間予定使用量（第７２条）(1) ＡＧＦ
核燃料物質の種類

数量・使用変更許可申請の許可（令和 4年 6 月 16 日付け）に基づき、表7-4 2) グローブボックス等の概要の変更（No.11 グローブボック
スおよび No.16 グローブボックスの削除）に対応する記載の削除であり、齟齬はない。

年間予定使用量＊２、＊３
最大存在量

延べ取扱量

【施設番号１：照射燃料試験施設変更許可申請書】
５. 予定使用期間及び年間予定使用量
５－２ 照射燃料試験施設
核燃料物質の種類

予定使用期間《省略》＊１ ～ ＊２ （変更なし）＊３：核燃料物質及び汚染物試料に関する年間予定使用量を含む。

年間予定使用量注 2)、注 3)
最大存在量

最大存在量

《省略》
注 1） ～ 注 2） 《省略》注 3）核燃料物質等（福島第一原子力発電所内で採取した核燃料物質で汚染された物を含む。）に関する年間予定使用量とし、本 5-2 項で示した年間予定使用量の範囲内において取り扱うこととする。

7 / 9

・使用変更許可申請の許可（令和 5年 5 月 29 日付け）に基づき、予定使用期間及び年間予定使用量への注釈の追加に対応する注釈の追加であり、齟齬はない。

保安規定変更申請

使用変更許可説明【施設番号５：照射燃料集合体試験施設変更許可申請書】
５. 予定使用期間及び年間予定使用量(FMF)(2) ＦＭＦ
年間予定使用量＊６、＊７

核燃料物質の種類

最大存在量

核燃料物質の種類

延べ取扱量

予定使用期間《省略》

年間予定使用量注６、注７
最大存在量

延べ取扱量

《省略》

＊１ ～ ＊６ （変更なし）＊７：核燃料物質及び汚染物試料に関する年間予定使用量を含む。

注 1 ～ 注 6 《省略》
注 7 核燃料物質等（福島第一原子力発電所内で採取した核燃料物質で汚染された物を含む。）に関する年間予定使用量とし、本 5 項で示した年間予定使用量の範囲内において取り扱うこととする。
別表第４０ 核燃料物質取扱制限量（第７３条）(1) ＡＧＦ【施設番号１：照射燃料試験施設変更許可申請書】
表 2-3 取扱制限量＊制限量（ｸﾞﾗﾑ）＊１、＊４

取扱区域

使用場所

計量単位区域《省略》

臨界管理方式

系区分

制限量（ g）

・使用変更許可申請の許可（令和 5年 5 月 29 日付け）に基づき、表2-3 への注釈の追加に対応する注釈の追加であり、齟齬はない。

《省略》＊１ ～ ＊３ （変更なし）＊４：制限量の管理は核燃料物質及び汚染物試料を対象とする。
注 （変更なし）

備考 《省略》* 核燃料物質等（福島第一原子力発電所内で採取した核燃料物質で汚染された物を含む。
）(2) ＦＭＦ
制限量（ｸﾞﾗﾑ）＊３

取扱区域【施設番号５：照射燃料集合体試験施設変更許可申請書】
表2-3 最大取扱核燃料物質重量注1《省略》
セ＊１ ～ ＊２ （変更なし）＊３：制限量の管理は核燃料物質及び汚染物試料を対象とする。
注 （変更なし）

ル 等

《省略》

《省略》
注1

核燃料物質等（福島第一原子力発電所内で採取した核燃料物質で汚染された物を含む。
）
注 2 ～ 注 11 《省略》
別表第４１ 巡視（第６５条、第７７条）
設備区分
＊１セル等
フード＊１

巡視項目

【施設番号１：照射燃料試験施設変更許可申請書】
9-2 液体廃棄施設：記載省略

イ 差圧（フードにあっては吸引状態）＊７
ロ セルのγ線の線量当量率
ハ セルしゃへい遮蔽扉のインターロック表示確認
ニ セル内温度モニタ＊２、＊７の指示温度

廃棄物処理設備＊３ 外観点検
廃液設備
廃液処理装置＊４
電源設備

イ 電流
ロ 電圧

無停電電源設備＊５ 電圧

8 / 9・使用変更許可申請の許可（令和 4年 6 月 16 日付け）に基づき、92(3) 液体廃棄施設の設備の変更（廃液処理装置の削除）に対応する記載の削除であり、齟齬はない。

保安規定変更申請

換気設備＊６

使用変更許可フィルタ差圧＊１：ＡＧＦ、ＦＭＦ、ＷＤＦ及びＪＷＴＦ設備＊２：ＡＧＦ設備及びＷＤＦ設備＊３：ＪＷＴＦ設備＊４：ＡＧＦ設備及びＷＤＦ設備＊５：ＡＧＦ、ＦＭＦ、ＷＤＦ及びＩＲＡＦ設備＊６：管理区域内部の負圧維持のための排気設備に限る＊７：ＡＧＦの維持管理設備を含む

9 / 9

説明