平成18年３月30日
原子力安全対策課(１７－１２０)＜11時資料配付＞
高速増殖原型炉もんじゅ「平成17年度設備点検の終了」と「平成18年度設備点検の開始」についてこのことについて、独立行政法人日本原子力研究開発機構から下記のとおり連絡を受けた。
記
高速増殖原型炉もんじゅ（高速増殖原型炉；定格出力28.0万kW）は、平成７年12月８日に発生した２次主冷却系ナトリウム漏えい事故のため停止しているが、平成17年９月１日よりナトリウム漏えい対策本体工事を実施している。
平成17年５月16日より設備・機器の保安確保のために計画的に実施している設備点検を実施していたが、本日(３月30日)、計画していた作業をすべて終了する。
平成17年度の設備点検では、１次アルゴンガス系圧縮機、原子炉補機冷却海水ポンプ、ディーゼル発電機内燃機関の分解点検等を実施するとともに、改造工事との干渉回避および作業分散化の観点から、当初、平成18年度以降で計画していた燃料取扱設備等の点検を前倒しして実施した。
（表－１参照）
また、平成18年４月３日より平成18年度の設備点検を約12ヶ月の予定で実施する。平成18年度の設備点検では、１次･２次主循環ポンプ、原子炉補機冷却海水ポンプ、主タービン、ディーゼル発電機内燃機関の分解点検等を実施する。
なお、安全性総点検の指摘事項に係る設備の改善工事と設備保全の観点から継続的に実施している取水口廻りの浚渫作業を、平成17年度に引き続き平成18年度も実施する。
（表－３参照）
し ゅ ん せ つ

（参考）過去の設備点検
・平成７年度設備点検
・平成８・９年度設備点検
・平成10・11年度設備点検
・平成12年度設備点検
・平成13・14年度設備点検
・平成15年度設備点検
・平成16年度設備点検

平成８年３月18日～平成８年８月４日
平成９年３月３日～平成９年12月11日
平成10年９月28日～平成11年９月17日
平成12年10月16日～平成13年３月23日
平成13年９月８日～平成15年２月20日
平成15年５月６日～平成16年３月12日
平成16年７月５日～平成17年３月30日

問い合わせ先(担当：小西)
内線2353・直通0776(20)0314

１．平成17年度実績（１）設備点検内容
設

備【（点検内）内のA,B,C等は号機を示す】

容

1次冷却系設備

1次アルゴンガス系圧縮機(Ｂ)の分解点検および1次主冷却系エクステンション弁の点検等を実施した。
原子炉補機冷却 熱交換器(A,C1,C2)の開放点検および熱交換器出口弁の分水設備解点検等を実施した。
原子炉補機冷却 原子炉補機冷却海水ポンプ(C3)、海水ストレーナ(A,C)、海水設備海水系逆止弁(A,C1)の点検及び海水ポンプ潤滑水供給元弁やサポートの分解点検等を実施した。
機器冷却系設備 機器冷却系冷却ポンプ(Ａ)の分解点検等を実施した。
液体廃棄物処理 廃液凝縮器(Ａ)の開放点検等を実施した。
設備
気体廃棄物処理 再生ガスブロワの分解点検等を実施した。
設備
換気空調設備
中央制御室空調ファン(Ａ)の分解点検等を実施した。
空調用冷媒・冷 空調用冷媒設備冷凍機(Ａ)の分解点検等を実施した。
水設備
ディーゼル発電 ディーゼル発電機内燃機関(Ａ,Ｃ)の分解点検等を実施し機設備た。
所内電源供給設 所内電源供給設備の点検を実施した。
備
直流電源設備
直流電源設備(Ｃ)の点検を実施した。
屋外開閉所、所内変圧器、起動用変圧器(A,B)等、77kV送電線引込部お主要変圧器設備 よび275ｋV送電線引込部の点検を実施した。
制御用圧縮空気 制御用空気圧縮機(Ａ)の分解点検を実施した。
設備
燃料取扱設備
炉外燃料貯蔵設備機器、電気計装の点検を実施した。
＊エクステンション弁
当該弁は窒素雰囲気中にあり、直接操作できないことからエクステンション（連結棒）を用いて空気雰囲気の部屋から操作できるようにしている。

（２）安全性総点検に係る設備改善
平成７年のナトリウム漏えい事故後に実施した「もんじゅ」の安全性総点検の結果（平成10年３月）を踏まえ、設備や運転手順書、教育訓練等について計画的に改善を図っているが、平成17年度は、設備の信頼性向上および操作性向上を目的として、主に以下の改善工事を実施した。
（表－２参照）
１）給水加熱器加熱蒸気管の一部取替え（図－１参照）
試運転時(平成７年)、給水加熱器加熱蒸気管のサポートパイプ取付部近傍に割れが生じ、微量な蒸気漏れ ＊が発生したため、仮補修を実施しているが、その対策として、仮補修箇所を含む蒸気管の一部を、サポートパイプの構造を改良した新しい配管に取り替えた。
＊給水加熱器加熱蒸気管からの微小蒸気漏えい
蒸気漏えいの原因は、給水加熱器加熱蒸気管がサポートパイプにより拘束されていたため、プラントの起動・停止に伴う蒸気管の伸縮により、サポートパイプ取付部近傍に繰り返し荷重が加わったことと、サポートパイプ内部に残留していた防錆処理液によりアルカリ環境となったことが重なって発生した脆性割れであった。
このため、新しい配管のサポートパイプを固定方式から可動方式に変更した。また、配管製作時の防錆処理において、防錆処理液が残留しないような処置を行った。
＜安全性総点検＞
ナトリウム漏えい事故の原因究明調査で明らかとなった問題点等を踏まえ、旧科学技術庁
は、平成８年10月に「もんじゅ安全性総点検チーム」を設置し、施設の設計の妥当性、運転や品質管理に係るマニュアル類の妥当性の検討等を行い、設備、品質保証、運転手順書等についての改善点を摘出し、その結果が平成10年３月に報告書としてまとめられた。

（３）設備保全
１）取水口廻りの浚渫（図－２参照）
設備保全の観点から、毎年実施している取水口廻り(取水口前面およびもんじゅ港湾内)の浚渫を実施した。

表-１

項目

４月

平成１７年度設備点検主要工程（実績）

５月

６月

７月

１次冷却系設備

平成１７年度８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月
1次アルゴンガス圧縮機（Ｂ） エクステンション弁

考

冷却ポンプ（Ａ)

機器冷却系設備
廃液凝縮器（A)等

液体廃棄物処理設備
再生ガスブロワ

気体廃棄物処理設備
換気空調設備備

海水系逆止弁（Ａ，Ｃ１）、海水ストレーナー（Ａ）、弁等

海水ポンプ（C3)、海水ストレーナー（Ｃ）等

原子炉補機冷却海水設備

考

熱交換器（Ａ)、弁等

熱交換器（Ｃ１，Ｃ２)等

原子炉補機冷却水設備

備計器類

中央制御室空調ファン（Ａ)等
空調用冷媒設備 冷凍機（Ａ)等

空調用冷媒・冷水設備
内燃機関（Ｃ)等

ディーゼル発電機設備

内燃機関（Ａ)等

メタクラ、パワーセンタ

所内電源供給設備

直流電源設備（Ｃ）

直流電源設備

所内変圧器、起動用変圧器（Ａ，Ｂ）等

屋外開閉所
主要変圧器設備

275ｋＶ送電線引込部

77ｋV送電線引込部

制御用空気圧縮機（Ａ）

制御用圧縮空気設備

炉外燃料貯蔵設備機器、電気計装等

燃料取扱設備

平成１７年度設備点検期間内の設備保全工程（実績）項目

もんじゅ港湾内の浚渫

４月

５月

６月

７月

８月

平成１７年度
９月 １０月 １１月 １２月

取水口、もんじゅ港の浚渫

注：状況によって工程の変更はあり得る。

１月

２月

３月

表－２ 平成１７年度に実施した安全性総点検に係る設備改善工事一覧表

No.

項

目

概

要

【水・蒸気系・タービン設備の改善】

1

給水加熱器へ蒸気を取り入れる配管は、平成７年の試運転段階時にプラント停止・起動の過程において、熱応力により配管とサポートパイプの溶接部に引張応力が作用した。また、サポートパイプ内部に配管防錆処
理時に使用した防錆処理溶液が密閉されたため、化学変化により水酸化給水加熱器加熱蒸気管ナトリウムとなり、配管の一部がアルカリ脆性割れを生じ、微量な蒸気の一部取替え漏れが発生した。
今回、当該配管の取り替えを行う。また、再発防止対策として、サポートパイプを溶接方式から可動方式に変更し、配管の熱応力緩和を図るとともに、防錆処理溶液が密閉されない構造に変更する。
【水・蒸気系・タービン設備の改善】

2

過熱器は、蒸発器で発生した蒸気に更に熱を加えてより条件の良い過熱蒸気とする設備である。プラント起動時は、あらかじめ補助蒸気を過熱過熱器蒸気出口水室凝器に供給し入口配管を徐々に加熱する操作（ウォーミング）を行ってい縮水抑制（ヒータ設る。この際、補助蒸気が出口水室内で凝縮することが判明したことか置）ら、凝縮水による過熱器への影響を防止するため、過熱器蒸気出口水室に電気ヒータを設置する。
【ナトリウム設備の改善】

3ナトリウム漏えい事故時、蒸発器内のナトリウム液位が低下すると「蒸発器液位低低」の信号が発信される。このとき、漏えいしたナトリウム換気系制御回路改善と空気との反応を抑制するため、空気を供給する換気系が自動停止する（２次主冷却系統通常回路となっている。この信号は通常の運転操作でナトリウムをドレンしドレン時における換気た際も発信し、換気系が停止するが、通常ドレン時は室温上昇防止のた系停止の防止）
め運転を継続する必要があるため、換気系停止回路にバイパススイッチを設置する。

給水加熱器加熱蒸気管の一部取替え

図-１(平成１７年度実施済）
試運転時（平成７年）、給水加熱器加熱蒸気管のサポートパイプ取付部近傍に割れが生じ、微量な蒸気漏れが発生したため、仮補修を行った。その対策として、仮補修箇所を含む蒸気管の一部を、サポートパイプの構造を改良した新しい配管に取り替えた。
２次系ナトリウム

サポートパイプ溶接部ひび割れ状況
気水分離器
蒸気（天）

30

フラッシュタンク75

溶接ﾋﾞｰﾄﾞ割れ 95mm
溶接部の割れ95mm

溶接ﾋﾞｰﾄﾞ割れ 80mm

溶接部の割れ発電機

過熱器蒸発器
流れ流れ
溶接部
溶接部
貫通割れ
貫通割

150A

ラグ
サポートパイプ
S/40

復水器

STPT38２次系ナトリウム母管200A

S/40

STPT38（地）

溶接固定 サポートパイプ
給水ポンプ【 改 善 内 容 】
サポートパイプとサポートの間の隙間を持たせることにより配管の伸縮による動きを拘束しない。
↓繰り返し荷重を緩和

配管

改善前（固定方式）
サポートパイプ

溶接しない構造

改善状況

配管

改善後
（可動方式）

改善後の状況（可動方式）
配管・サポートパイプの取替完了状況

給水加熱器【取替え配管仕様】
材質：高温配管用炭素鋼(STPT370)
外径：216.3ｍｍ
肉厚： 8.2ｍｍ
全長：2,600ｍｍ

もんじゅ港湾の浚渫図-２（平成１７年度実施済）
固体廃棄物
貯蔵庫

N

総合管理棟

ﾒﾝﾃﾅﾝｽ・廃棄物
処理建物
原子炉
建物
原子炉
補助建物

タービン建物

開閉所

放水口

浚渫範囲

もんじゅ港

波防堤

浚渫量：約21,000ｍ３
砂は防波堤等の外側に移動した。

取水口

２．平成18年度予定（１）設備点検内容
設 備
制御棒駆動機構
１次冷却系設備

２次冷却系設備
補助冷却設備
水・蒸気、タービン
発電機関連設備
原子炉補機冷却水設備
原子炉補機冷却海水設備
燃料取扱設備
炉外燃料貯蔵設備
液体廃棄物処理設備
気体廃棄物処理設備
換気空調設備【（）内のA,B,C等は号機を示す】

点 検 内 容分解点検の終了した制御棒駆動機構を据付けと調整を行う。
・１次主冷却系主循環ポンプ軸封部(A,B,C)及び電動機の分解点検等を実施する。
・予熱制御盤等の更新作業を実施する。
・１次主循環ポンプ流量制御ＭＧ(電動機－発電機)セットの交流発電機等の本格点検等を実施する。
２次主冷却系循環ポンプ軸封部(C)及び電動機(A,B,C)の分解点検等を実施する。
送風機(B)の分解点検等を実施する。
復水ポンプ(A,B,C)及び主タービンの分解点検等を実施する。
原子炉補機冷却水熱交換器(B,C1,C2)の開放点検等を実施する｡
原子炉補機冷却海水ポンプ(B,C2)の分解点検等を実施する｡
燃料交換設備の計装品の点検等を実施する。
電磁ポンプ(3台)及び空気冷却器送風機(A)の分解点検等を実施する。
液体廃棄物処理系ポンプ及び脱気器の分解点検等を実施する。
廃ガス圧縮機(B)の分解点検等を実施する。

中央計算機システム

中央制御室空調ファン(B)及び排気ファン(A)の分解点検等を実施する。
空調用冷水設備冷凍機(I-B)及び(Ⅱ-B)の分解点検等を実施する。
中央計算機の更新作業等を実施する。

所内電源供給設備

所内電源供給設備の点検を実施する。

ディーゼル発電機設備

ディーゼル発電機内燃機関(B)の分解点検等を実施する。
特高開閉所送電線引込部および起動用変圧器の点検等を実施する。

空調用冷媒・冷水設備

屋外開閉所、主要変圧器設備

（２）安全性総点検に係る設備改善「もんじゅ」の安全性総点検の結果を踏まえ、平成18年度は、設備の信頼性向上および操作性向上を目的として、主に以下の改善工事を実施する。
（表－４参照）
１）微調整棒(制御棒)駆動機構の荷重増加対応（図－３参照）
総合機能試験および性能試験中 (平成４～７年)、微調整棒(制御棒)の上部案内管内側にナトリウムが付着したため、制御棒駆動軸の動きが阻害され、制御棒の引抜き・挿入時の荷重が増加する事象が発生した。このため、設備点検期間中に、上部案内管の構造を改良したものに取り替え、ナトリウムの付着を抑制する。

（３）設備保全
しゅんせつ

１）取水口廻りの浚 渫（図－４参照）
設備保全の観点から、毎年度実施している取水口廻りの浚渫を、平成17年度に引き続き、平成18年度も、もんじゅ港湾内を対象として５月上旬から７月下旬の予定で実施する。
し ゅ ん せ つ

表－３ 平成１８年度設備点検主要工程
□：計画項

目

４月

５月

６月

７月

平成１８年度
９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月
駆動機構部の据付

８月

制御棒駆動機構
１次冷却系設備

主循環ポンプ軸封部(A,B,C)、電動機(A,B,C)
送風機（Ｂ）

補助冷却設備

復水ポンプ（Ａ，Ｂ，Ｃ）、主タービン、起動用給水ポンプ等

水・蒸気、タービン発電
機関連設備
原子炉補機冷却水設備

熱交換器（Ｂ）等

原子炉補機冷却海水設備

海水ポンプ（Ｂ，Ｃ２）
計装品等

燃料取扱設備電磁ポンプ(3台）、空気冷却器送風機（Ａ）等

炉外燃料貯蔵設備
ポンプ等

脱気器等
廃ガス圧縮機（Ｂ）等

気体廃棄物処理設備
換気空調設備
空調用冷媒・冷水設備

考

主循環ポンプ軸封部(A,B,C)、電動機(A,B,C)、Ｍ‐Ｇセット等

２次冷却系設備

液体廃棄物処理設備

備

中央制御室空調ファン（Ｂ）

排気ファン（Ａ）等

冷凍機（Ⅰ-Ｂ） 冷凍機（Ⅱ-Ａ）等
中央計算機の更新等

中央計算機システム
メタクラ、パワーセンター等

所内電源供給設備

内燃機関（Ｂ)等

ディーゼル発電機設備

起動用変圧器（Ａ，Ｂ）等

屋外開閉所
主要変圧器設備

予備変圧器

77ｋV送電線引込部

275ｋＶ送電線引込部

平成１８年度設備点検期間内の設備保全工程□：計画
平成１８年度項目

もんじゅ港湾内の浚渫

４月

５月

６月

７月

もんじゅ港の浚渫

注：状況によって工程の変更はあり得る。

８月

９月

１０月 １１月 １２月

１月

２月

３月

備考

表－４ 平成１８年度に実施予定の安全性総点検に係る設備改善工事一覧
No.

項

目

概要

【ナトリウム設備の改善】

1

制御棒は原子炉の出力を調整する装置で、もんじゅでは、３種類の制御微調整棒駆動機構の荷 棒を持っている。このうち、原子炉出力の微調整を行う制御棒の動作部
重増加対応には隙間の狭い部分があり、そこにナトリウムが付着し動作の抵抗となった。設備の改善策として、この隙間の狭い部分へのナトリウム付着抑制等を目的とした構造に変更する。【設工認変更済み】【ナトリウム設備の改善】

2１次系ダンプタンク予 1次系ダンプタンクは系統のナトリウムをドレンする際、ナトリウムを受熱ヒータシーケンス改 け入れるタンクであり、プラント運転中には使用されない。このため、
造
このタンクの予熱は、プラント停止時にヒータの入、プラント運転時に（常時入）ヒータの切の運用となっている。ヒータの入、切に伴いタンク内圧が変動し、運転員による圧力調整操作が必要となることから、この操作を軽減するため、自動でヒーターが入、切されるよう制御回路を変更する。
【ナトリウム設備の改善】

3純化系プラギング計戻 プラギング計は、ナトリウム純度を測定する装置である。系統ナトリウ
り合流部サーマルスト ムを主流路から分岐させてナトリウムを取り込み、測定後再び主流路にライピング対策ナトリウムを戻す。いったん主流路から分岐したナトリウムは温度が低（ヒータ可変制御） 下し、主流路に戻る際、高温の系統ナトリウムと合流するため、温度ゆらぎが発生し、配管に影響を与える可能性がある。この影響を緩和する
ため、主流路に戻る分岐配管をヒータにより加温する。
【ナトリウム設備の改善】

4２次系純化系他予熱
ヒータソフトの改造

蒸発器のオーバフロー配管内は、通常運転中、常時高温のナトリウムがオーバフローしており、予熱ヒータを切としている。この状態でプラントがトリップすると、当該部の高温ナトリウムのオーバフローがなくなり配管温度が低下して、ナトリウムを凍結させる可能性がある。このため、オーバーフロー配管温度により、自動でヒーターが入、切されるよう制御回路を変更する。
【ナトリウム設備の改善】

5２次予熱温度警報を中 予熱ヒータにより、温度調整している配管等の温度の異常については、央制御室へ追設
中央制御室内のＣＲＴ画面の警報表示等で確認しているが、確実に監視できるよう一括警報（表示窓点滅、動作音）を追加する。
【水・蒸気系・タービン設備の改善】

6

主給水ポンプミニマムフロー弁は、主給水ポンプの保護として締め切り主給水ポンプミニマム運転防止のため設けられた弁であり、ポンプ入口で測定している給水流フロー弁への徐閉機能量が増加し、設定値に達すると自動的に全開から全閉となる。試運転
追加時、給水流量増加に伴い弁が全閉となった際、ミニマムフロー流量の減少に伴い給水流量が大きく変動した実績があることから、流量を調整できる弁に交換する。
【水・蒸気系・タービン設備の改善】

7

主給水ポンプステー 主給水ポンプステーションは給水流量の制御器であり、中央制御室に設ション速度ロック時の 置されている。プラントの状態等により適切な制御モードを選択する必要があるが、速度設定ロック解除操作の順序によっては、モード切替が操作性改善不能となる。このため、モード切替回路を変更し、確実にモード切替が実施できるよう改善する。

微調整棒（制御棒）駆動機構の荷重増加対応

図－３（平成１８年度実施予定）
総合機能試験および性能試験中（平成４～７年）、微調整棒（制御棒）の上部案内管内側にナトリウムが付着したため、制御棒駆動軸の動きが阻害され、制御棒の引抜き・挿入時の荷重が増加する事象が発生した。このため、設備点検期間中に、上部案内管の構造を改良したものに取り替え、ナトリウムの付着を抑制する。

駆動部

上部案内管

制御棒部の拡大図
改造後

改造前

付着したナトリウム約600mm

約250mm

狭隘部をなくすことにより、ナトリウムの付着・成長を防ぐ

ナトリウム流動孔を設け、ナトリウムの滞留を防止する

液位上昇範囲ナトリウム液位図-４

もんじゅ港湾内の浚渫（平成１８年度予定）
固体廃棄物
貯蔵庫

N

ﾒﾝﾃﾅﾝｽ・廃棄物処理建物

総合管理棟
原子炉
建物
原子炉
補助建物

タービン
建物

開閉所

放水口

取水口

浚渫計画範囲もんじゅ港

浚渫量は約21,000ｍ３の予定。
砂は防波堤の外側に移動する。