資料１－２

もんじゅで公表した不具合事象について

平成２２年６月２９日（独）日本原子力研究開発機構
敦賀本部
高速増殖炉研究開発センター

1

目

次

１．警報発報情報や不具合事象の公表一覧
２．不具合事象の発生場所
３．もんじゅ特有の不具合事象及び警報の適正化対策
４．ま と め

１．不具合事象の公表一覧（その１）2

炉心確認試験前に公表した不具合事象について
Ｎｏ．

公表
月日

1

平成22年
4月27日

件

名

もんじゅ特有発生概要

２次系ナトリウム漏えい検出器用サンプリングブ ２次系Ａループナトリウム漏えい検出器(ＲＩＤ)のサンプリングポンプがモータの地絡により停止し、ロワの故障（運転上の制限の逸脱）警報が発報。

○

炉心確認試験開始以降に公表した不具合事象について（１／２）
平成22年5月6日～6月28日
Ｎｏ．

公表
月日

(1)

平成22年
5月7日
5月9日

(2)

発生概要

もんじゅ特有「ＦＦＤ ＣＧ法プレシピテータ計数率高」警報の発報と測定停止

カバーガス法破損燃料検出装置の検出器（プレシピテータ）３台のうち、Ａ号機で計数率が高くなり警報が発報したためＡ号機での測定を停止。
５月９日Ｃ号機でも同様な兆候が見られたため、Ｃ号機の測定を停止。

○

平成22年
5月8日

「予熱温度高」警報の発報

１次メンテナンス冷却系ベントラインのナトリウム配管部をヒータにより加温している箇所において、当該部の温度が高くなったことを示す警報（予熱温度高)が発報。

○

(3)

平成22年
5月9日

「２次主冷却系Ａループタンクベーパトラップ出口温度低」警報の発報

2次系Ａループにあるナトリウムタンク用のベーパトラップからアルゴンガスを排気する時にベーパ
トラップ出口温度が低くなったため、警報が発報。

○

(4)

平成22年
5月10日

「処理水ｐＨ低」警報の発報停止中の一般排水の処理設備において、測定ポット内のｐＨが低くなったため、警報が発報。

×

(5)

平成22年
5月10日

制御棒挿入操作時の一時中断について

原子炉を未臨界とするため、微調整用制御棒（１本）を全挿入位置の６mm手前から間欠挿入操作を実施していたところ、残り３mm付近で挿入位置の変化がなかったことから、試験運転員は挿入操作を一時中断。

○

(6)

平成22年
5月12日

「中央計算機軽故障」（燃料取扱系計算機の伝 燃料取扱設備の情報を燃料取扱系計算機から中央計算機に伝送しているが、その伝送が一時的送異常）警報の発報に不調となり、警報が発報。

×

(7)

平成22年
5月14日

格納容器床下窒素雰囲気酸素濃度計の停止

格納容器床下の窒素雰囲気室内での酸素濃度を測定している装置が停止していることを確認。

○

平成22年
5月17日
平成22年
5月19日
5月24日

「プロセスモニタ故障」（放射線管理室排気モニ 放射線管理室の換気系（排気）で放射能を監視しているモニタ装置が、サンプル流量異常によりタラック異常）警報の発報
サンプルポンプが停止し、故障警報が発報。

×「ナトリウム・水反応生成物収納設備異常」（酸素濃度高）警報の発報

ナトリウム・水反応生成物収納設備内の窒素ガス中の酸素濃度が高くなったことを示す警報が発
報。

○

平成22年
5月23日

「１次主循環ポンプ－Ｃ ＭＧセット制御盤異常」 プラント起動のために1次主循環ポンプMGセット一括起動操作を行ったところ、「C-MGセット制御
警報の発報
盤異常」警報が一時的に発報（警報は即リセット）。

×

(8)
(9)
(10)

件

名

１．不具合事象の公表一覧（その２）3炉心確認試験開始以降に公表した不具合事象について（２／２）
Ｎｏ．

公表
月日

(11)

平成22年
5月23日

反応度計（仮設計器）の不調

(12)

件

名

発生概要

もんじゅ特有広域中性子検出器(ＷＲＭ)の指示値の変化割合を換算し、パソコン上で、臨界状態を迅速に確認できる仮設の計器(反応度計)の出力値が不調。

×

平成22年
5月24日

運転床上雰囲気止弁用のグラフィックパネル用 運転床上雰囲気止弁を「全開」から「全閉」としたが、制御盤のグラフィックパネルの表示が「開」表のリミットスイッチの位置不良
示のままとなった。

×

(13)

平成22年
5月24日
5月25日

「新燃料移送機連動運転渋滞」の警報発報につ 新燃料を新燃料貯蔵ラックから炉外燃料貯蔵槽に移送するため、新燃料移送機から地下台車へ
いて吊り下ろす際、燃料集合体の角度設定に異常を示す警報が発報し、自動運転が停止。

○

(14)

平成22年
5月25日

高圧第２給水加熱器水位調節弁の弁箱にシートリングを取り付けるためインパクトレンチでシート
高圧第2給水加熱器水位調節弁のシートリング
リングを締め込んだ際、シートリングの凸状の２個の爪（長さ約１９ｍｍ×幅約６ｍｍ×高さ約６ｍ
補修ｍ）が折損。

×

(15)

平成22年
5月26日

メンテナンスクレーンからの発煙

メンテナンス・廃棄物処理建物の上部に設置されているメンテナンスクレーン（主巻定格荷重：200
トン、補巻定格荷重：30トン）の補巻を使用した作業中にクレーンから発煙を確認。

×

(16)

平成22年
5月27日

「補給水タンク水位高」警報の発報

補給水タンクの水位調節弁の点検を行うにあたり、前後弁を閉める前に水位調節弁の電源を切としたことから、当該弁が開となり、水が供給され補給水タンク内の水位が上昇し、警報が発報

×

(17)

平成22年
5月28日

「ドレン排出用窒素ガス圧力低」警報の発生

ドレン排出用の窒素ガス圧力が低下し、「ドレン排出用窒素ガス圧力低」の警報（設定値：２９kPa）
が発生。

○

(18)

平成22年
6月1日

中央制御盤のCRT（ディスプレィ画面）画面選択
中央制御室の中央制御盤に設置しているＣＲＴ（№７）の画面選択ボタンの一つが不調。
ボタンの補修について

(19)

平成22年
6月4日

１次補助系予熱制御盤故障」警報について

１次アルゴンガス系に設置されている原子炉容器ベーパトラップ（Ａ）の「予熱温度高」の警報（設
定値：２６２℃）が発報。

○

(20)

平成22年
6月11日

１次アルゴンガス系冷凍機（Ａ）の潤滑油漏れ

１次アルゴンガス系冷凍機＊（Ａ）の潤滑油の銅パイプ（直径約6.3mm）が破損して油が漏れていることを確認。

×

(21)

平成22年
6月25日

ディーゼル発電機（Ａ）の故障警報の発報

ディーゼル発電機（Ａ)を手動起動したところ、「ＡＶＲ(自動電圧調整装置）故障」の警報が発報

×

(22)

平成22年
6月28日

空調用冷媒冷凍機（Ｃ）の潤滑油のにじみについて

運転中の空調用冷媒冷凍機（Ｃ）の潤滑油パイプの継手部から潤滑油の滲みを確認

××

２．不具合事象の発生場所

4

もんじゅ特有の不具合事象（ナトリウム設備、アルゴンガス設備、制御棒関係、建屋内窒素ガス設備、燃料取扱設備の不具合がもんじゅ特有事象とした）（17） 「ドレン排出用窒素ガス圧力低」警報の発生（13） 「新燃料移送機連動運転渋滞」の（7） 格納容器床下窒素雰囲気
酸素濃度計の停止
警報発報についてメンテナンス・
廃棄物処理建物

(17)

(13)

(2)

(7)

（5） 制御棒挿入操作時の一時中断に（9） 収納設備異常」（酸素濃度高）
ついて
警報の発報

ＣＧ法プレシピテータ（1） 「ＦＦＤ
計数率高」警報の発報（2） 「予熱温度高」警報の発報（19） 「１次補助系予熱制御盤故障」
警報について原子炉建物

２次系ナトリウム漏えい検出器用
サンプリングブロワの故障（運転上の制限の逸脱）

1(1)(19)

(5)

原子炉
補助建物

（3） 「２次主冷却系Ａループタンク
ベーパトラップ出口温度低」警報の発報

１

空気冷却器
蒸発器

原子炉補助建物(9)(3)

ナトリウム・
水反応生成物
収納容器

ディーゼル建物
タービン建物

１次系ポンプ
炉外燃料
貯蔵槽

過熱器

タービン 発電機

D/G発電機

２次系ポンプ2次系ナトリウムタンク

中間熱交換器

復水器
循環水
ポンプ

原子炉容器
給水ポンプ

(15)

(8)

(20)

その他の発電所でも起こりうる不具合事象（15） メンテナンスクレーンからの発煙「プロセスモニタ故障」（放射線管理(6)(12) (11)

運転床上雰囲気止弁用のグラスイッチの位置不良

1次アルゴンガス系冷凍機(Ａ)

(22)

(18)

「１次主循環ポンプ－Ｃ ＭＧセッ（6） 「中央計算機軽故障」（燃料取扱系計算機の伝送異常）警報の発報 （10） ト制御盤異常」警報の発報（8） 室排気モニタラック異常）警報の発報 （12） フィックパネル用のリミット（20） 潤滑油配管からの油漏れについて(10)（11） 反応度計（仮設計器）の不調

空調用冷媒冷凍機(C)の潤滑油の（22） 滲みについて

中央制御盤のCRT（ディスプレィ画（18） 面）画面選択ボタンの補修について(4) (16)（4） 「処理水ｐＨ低」警報の発報(14) (21)
高圧第2給水加熱器（14） 水位調節弁のシートリング補修
非常用ディーゼル発電機(A)AVR（16） 「補給水タンク水位高」警報の発報 （21） 故障警報発報

5

３．もんじゅ特有の不具合事象及び警報の適正化対策（不具合事象の表題の番号は、不具合事象の公表一覧の番号に従う）

１．２次系ナトリウム漏えい検出器用サンプリングブロワの故障（運転上の制限の逸脱）(4月27日)
概要①23時59分頃「2次系Ｎａ漏えい検出設備故障」の警報が発報。
現場を確認した結果、2次系Ａループの補助冷却設備回りを検出しているナトリウム漏えい検出器(HD-5)のRIDサンプリングブロ
ワの故障をし、当該サンプリングブロワはモータ部の地絡による停止を確認。
②サンプリングブロワの停止により、補助冷却設備(Ａ)の空気冷
却回りのナトリウム漏えい検出が出来ないことから、27日0時07分に保安規定に基づく運転上の制限逸脱を宣言。その後、当該ブロワ交換により、ナトリウム漏えい監視が再開したことから、5時24分に運転上の制限逸脱の復帰を宣言。

【調査結果】
ベアリング外輪

ブロワ側

反ブロワ側

接触跡
回転子

ベアリング外輪とベアリングハ
ウジング内面に摩擦による傷痕が発生した。

原因・ ブロワとモータはカップリング部で接続されており、据付板に固定されているため、振動が抑制されにくい。（全体の重さ約40kg）
・ 運転中、モータよりブロワ側の振動が大きく、カップリング部を介して反ブ ロワ側の軸受ブラケットのベアリングハウジングで磨耗が生じ、その結果、モータの回転子と固定子が接触、地絡となったベアリングハウジング

ブロワ

カップリング部

モータ

回転子表面と固定子内面が擦りあったため、摩擦による傷痕が
発生した。

固定子内面

サンプリングブロワ

据付板
約28
0

約280

対策
・モータの振動を抑制するため、全数（３２台）を対象に「防振用鋼材」の設置による防振対策を実施し、防振対策効果が有効であることを確認。
・振動測定の頻度について、月１回から週１回に見直すなど傾向監視の強化を実施。

6

防振用鋼材
約670

防振用鋼材の設置状況

(1) 「ＦＦＤ ＣＧ法プレシピテータ計数率高」警報発報(5月7日、9日)
カバーガス法破損燃料検出装
置は、1次主循環ポンプが、主モータ運転となった時に運転状態とする。（ポニーモータ運
転状態では当該検出器は停止）タギング法破損
燃料検出装置
カバーガス法
破損燃料検出装置
Ａ号機
Ｂ号機
Ｃ号機

プレシピテータ
しゃへいプラグ
１次アルゴンガ
スモニタ

１次アルゴンガ
ス系

ナトリウム
炉心

遅発中性子法
破損燃料検出装置

・
・
・・
・
・・・ ・
・
・・
・
・・
・・
・・
・

*

*

原子炉容器

１次主循環ポンプ

タグカプセル

破損燃料
位置決め信号

概要：①平成２２年５月６日２３時０９分頃、破損燃料検出設備における(今回発報)
カバーガス法破損燃料検出装置のプレシピテータのうちＡ号機
燃料破損警報に切替る際、電気回路のノイズにより「ＦＦＤ ＣＧ法プレシピテー(FFD CG法ﾌﾟﾚｼﾋﾟ
タ計数率高（22ｃｐｓ）＊」警報が発報。
ﾃｰﾀ計数率高)②翌７日、同様にノイズにより警報が１０時０１分頃～１１時５４分
頃にかけて６回発報。１２時０４ 分、Ａ号機のプレシピテータを停止。
③５月９日の８時頃からＣ号機についても電気回路のノイズにより、指示値の上昇傾向(警報発報なし）がみられたことから、予防
燃料破損警報保全の観点からＣ号機についても停止。
１次アルゴン
ガス系

中間熱交換器

カバーガス

ガンマ線検出器（ＮａＩｼﾝﾁﾚｰﾀ）

7①燃料破損警報②原子炉自動停止

原因と対応：
原子炉停止後調査（検出器内の不純物蓄積状況、高圧印
加時のパルスノイズ等）を実施。
原子炉運転状態でのノイズ発生状況の調査を継続的に実施。
ノイズ混入対策の効果確認、検討を継続的に実施。
炉心確認試験中の破損燃料の検出は、FFD-CG法ガンマ線計測装置及び１次アルゴンガスモニタによる監視を実施。

冷却材ナトリウム
・ ・・
・
・ ・・・
・・
・・・
・・
・
・・・
・
・
・

燃料集合体

燃料ピン

ガスリーク

対策：調査結果を基に再発防止を図る。
***：遅発中性子先行核

開口破損

破損燃料検出システム※：２２ＣＰＳ⇒約３，４００Ｂｑ／ｃｍ3
保安規定で定めるLCO逸脱の値は、１次アルゴンガス中の核分裂生成物濃度は１．０×１０８Ｂｑ/ｃｍ
３ であり、今回の警報値は十分に低い値である。

8(5) 制御棒挿入操作の一時中断及び完了について（5月10日）

概要：当日分の炉心確認試験を終了した後、原子炉を未臨界とするため、原子炉モードスイッチ「起動」で粗調整棒（ＣＣＲ１）1本を全挿入後に微調整棒（ＦＣＲ１）を全挿入する過程で、インチング操作＊実施中に、制御棒の挿入が残り３ｍｍ付近から円滑に実施できないとして挿入操作を一時中断した。 （*：制御棒挿入PB（プッシュボタン）の押し、離しを繰り返す）
対策：(1) 反応度測定検査制御棒操作手順書に注意事項の記載を５月１０日実施。
(2) 運転員全員に対しては、制御棒駆動機構の系統概要及び微調整制御棒３ｍｍ付近での挿入速度の変化を机上・シミュレータ訓練
にて再教育を実施。
(3) 試験員全員に対しては、今回の事象に至った要因と再発防止及び微調整棒操作時の注
意事項について机上にて再教育を実施した。
（５月１１～１９日）

原因：・「もんじゅ」の制御棒、微調整棒(FCR)のみに残り３ｍｍ付近から挿入速度が遅くなることを反応度測定検査制
御棒操作手順書に明記していなかった。
・運転員に対する教育が不十分であった。
・このため、運転員は、駆動機構等に何らかの異常が生じた可能性も考慮し、念のため挿入操作を中断。

微調整棒駆動機構（モードスイッ
チが起動又は運転位置での手動
操作時)
・120mm/分（1000ｍｍ～4ｍｍ)
・30mm/分（4mm～0mm)

反応度測定検査終了後、全引抜きの制御棒
・後備炉停止棒6本（ＢＣＲ1～6）
・位置：全引抜（1100ｍｍ）
反応度測定検査終了後、挿入しない制御棒
・微調整棒2本（ＦＣＲ2～3）、位置：795ｍｍ
・粗調整棒9本（ＣＣＲ2～10）、位置795ｍｍ

反応度測定検査終了後、全挿入する制御棒
・微調整棒１本（ＦＣＲ１）
・粗調整棒１本（ＣＣＲ１)

3ｍｍ＜その後の調査で判明した背景＞
通常のFCR挿入操作は以下の状況で行うため、今回は特殊な操作となっていた。
①原子炉起動前点検で行う作動試験は、原子炉モードスイッ
チ「停止」で実施することから、FCRの挿入速度は遅くならないため、運転員の感覚が養えなかった。
②通常の原子炉停止操作では、連続挿入許可で実施することから1プッシュで100ｍｍ挿入する手順としている。
③シミュレータはモードスイッチ「起動」位置でのFCR挿入速度
可変機能を模擬していなかったため、炉心確認試験前の訓練で運転員に対し、十分な教育が出来なかった

微調整棒駆動機構は、原子 固定プラグ
炉運転中に自動モードとする
ため、30～
1100ｍｍ 300mm/分の可 炉心上部機構
795ｍｍ
変機能がある。
そのため、手動
制御棒
操作時の挿入近くで駆動速度
炉心を変えた。

制御棒挿入操作を一時中断したときの制御棒の状態

MM

粗調整棒駆動機構
・120mm/分(1000mm～0mm)

M

後備炉停止棒駆動機
構・180mm/分(1100ｍｍ～0ｍｍ)

各制御棒の挿入側駆動速度

(13) 「新燃料移送機連動運転渋滞」警報発報（5月24日、25日）

9

概要：２２日に１１体目の新燃料集合体を新燃料貯蔵ラックから炉外燃料貯蔵槽へ移送中、燃料取扱操作室で「新燃料移送機連動運転渋滞」警報が発報した。炉心装荷時の燃料集合体の方位調整のための、燃料集合体角度を調整する一連のシーケンス制御において一時的に発生したものである。方位調整の測定時間を３秒間に設定したことにより方位調整が問題なく確実に行えることを確認し、移送作業を再開した。その後３体を移送し、２５日に１４体目を移送中、同警報が発報したため作業を中断した。
原因：①燃料移送機自動制御盤を更新(平成21年12月)したことにより、信号処理速度が向上した。このため、信号を自動制御装置へ入力後、１０
進法から２進法に変換する際、その変わり目部を読み取る確率が高くなった。
②その結果、方位角度を確認する数値の変わり目を誤読み込みする場合があったため、燃料集合体の方位確認が終了しなかったことにより、制御渋滞が発生し、警報が発報した。

対策：
・自動制御盤のソフトプログラムに誤読み込み防止回路を追加
・外径測定判定を実施する際に、グリッパ回転停止後のグリッパの揺れ等が測定に影響しないように３秒タイマーを設置し、外径判定を確実に実施するように変更
・模擬燃料集合体を使用して、方位調整ができることを確認

模擬燃料集
合体

地下台車の方位調整を実施時に警報発報
受信器

発信器

燃料集合体方位調整状況

レーザセンサによる外径測定

10(7) 格納容器床下雰囲気酸素濃度計の停止(5月14日)

概要：運転員の中央制御室巡視点検において、格納容器床下窒素雰囲気酸素濃度計がダウンスケールしていること、また現場操作盤において格
納容器床下窒素雰囲気酸素測定装置が停止していることを確認。
酸素濃度計のダウンスケールは、酸素濃度計記録より１１時０２分頃と推定。（警報の発報なし）
現場において装置に異常の無い事を確認して再起動し、１６時２０分頃に復帰（計測開始）。
対応：ノイズの侵入箇所を特定するために、可能性のある箇所に記録計を５月１９日に接続し、調査を実施中。現状までノイズ無し。
また、予防処置として、システム停止信号が、ノイズのような短い信号で作動しないようタイマーを５月１９日に設置。

推定原因：システム停止信号へのノイズの侵入と推定。

酸素濃度計（現場操作盤）

原子炉格納容器
Ａループ

中間熱交換器
１次主循環ポンプ

吸入ポンプ

予備ポンプ

排出ポンプ

格納容器内に設置されている酸素濃度計やポンプなどには、破損、異臭などの異常はなかった。

R/V
Aループ
Bループ
Cループ
R/V
Aループ
Bループ
Cループ

酸素
濃度計

原子炉容器

Ｂループ

吸入ポンプ

Ｃループ
排出ポンプ

格納容器床下窒素雰囲気酸素測定装置

もんじゅ概略系統図

(9)ﾅﾄﾘｳﾑ・水反応生成物収納設備系統内「酸素濃度高」警報発報 （5月19日、24日）

11

概要：「ナトリウム・水反応生成物収納設備異常」の警報が発報し、中央制御室の補助盤で確認したところ「酸素濃度高」の警報が発報。（23, 24日にも同様に発報）
酸素濃度の指示値は、０．２％で変動はなく安定しており、警報の発報は一過性で、その後の警報発報はない。警報設定値は２．０％。 なお、
本設備は、炉心確認試験では使用しない設備。

対応：サンプリングラインの切替を手動切替として、監視強化しながら実施
中。サンプリング流量調整により、切替時のピークを低減。自動切替
時のタイマー設置等の対応を検討中。

推定原因：仮設計器で確認した結果、サンプリングラインの切替時にスパイク状のピークが発生していることを確認
外部しゃへい壁
格納容器

収納容器（３基

A,B,Cループ）

２次系ナトリウム
２次系ポンプ

蒸気発生器
（蒸発器）

通常約０．２％（警報設定値：２．０％）
大気へ

酸素濃度計

空気冷却器

蒸気発生器
（過熱器）
１次系ナトリウム
窒素ガス

１次系ポンプ
圧力開放板

中間熱交換器蒸気
中間熱交換器へ

伝熱管

床ライナー

伝熱管

タービン 発電機

連通管
復水器
給水
ポンプ
燃焼抑制板

燃料

制御棒 ガードベッセル

原子炉容器

ライナー

循環水ポンプ

冷却水（海水）天候等の影響を受けた警報の適正化対策○ナトリウム漏えい対策の検討にて炉外燃料貯蔵設備（ＥＶＳＴ)
共通配管室を空気雰囲気から窒素雰囲気へ変更
・当該部屋でナトリウム漏えいが発生すると、ＥＶＳＴの冷却系
配管Ａ、Ｂ、Ｃループがあるため、他ループへの影響がある。
・ナトリウム漏えい時の他ループへの影響緩和策として、当該部屋を酸素濃度3％以下の窒素雰囲気とした。

圧力計

12

酸素濃度計

EVST冷却系（Aループ）

EVST冷却系共通配管室（約140㎥）（空気⇒窒素雰囲気に変更）
EVST貯蔵室(従来から窒素雰囲気

EVST冷却系（Bループ）○ナトリウム漏えい対策工事で当該部屋を空気雰囲気から窒素雰囲気に変更を実施。
○当該部屋の窒素圧力は微正圧(0.2～0.3ｋＰａ）に維持。

圧力計
EVST貯蔵槽

酸素濃度計

EVST冷却系（Cループ）○自然現象（低気圧、高気圧、強風による建屋内の気圧変動等)により、「ＥＶＳＴ共通配管室圧力(狭域）高/低」の警報が頻発。
（5/8～5/31の間に「圧力低」の警報が約330回発報）○原子炉停止中においても同様に警報が発報していたが、プラント操作上特に問題とならないことから一時的なものとして対策を行わなかった。

：空気雰囲気：窒素雰囲気外部しゃへい壁
格納容器○炉心確認試験を行ったところ、原子炉の運転操作に運転員を集中させるため、警報発報の適正化が必要。
１次系ナトリウム○当該部屋は、酸素濃度2.5％以上で警報を発報（設計要求事
項を満足）。窒素圧力の圧力低の警報発報は、設計要求事項で
はない。

窒素ガス

１次系ポンプ

中間熱交換器

○当該部屋は、酸素濃度計で警報を発報することから、窒素圧力低警報を除外。圧力高の警報は、そのままとした。
○自然現象などの一時的外乱によって発報する警報等に対して、設計要求事項などを確認し、本来要求された警報機能を維持しつつ警報の適正化を実施していく。

燃料

制御棒 ガードベッセル

原子炉容器

ライナー

13

(17) 「ドレン排出用窒素ガス圧力低」警報の発生 （5月28日）

概要：中央制御室で「気体廃棄物処理系異常」の警報が発報し、現場を確認したところ、ドレン排出用の窒素ガス圧力が低下し、「ドレン排出用窒素ガ
ス圧力低」の警報（設定値：２９kPa）が発生した。
なお、当該窒素ガス圧力は、約10日に1回程度圧力の低下を確認して補給操作を行っていたが、5月上旬のころから２～３日に1回の補給となり、補給頻度が多くなっていた。
推定原因：・配管内で密封されていた排出用窒素ガスの圧力低下の原因について、調査中。

R/V内廃ガス

ドライヤA/B

対応：・気体廃棄物処理系の運転には影響なし。
・毎日、圧力低下傾向の確認を実施するとともに、圧力低下時は窒素ガス加圧を行う。
・運転員への負荷低減対策として、当該警報発報の設計要求事項を確認し、系統設備の影響も踏まえた検討を行う。
・炉心確認試験が中断する６月２１日から、窒素ガス圧力低下の原因調査を行う。

V130A
V168A

V129A
A/B内廃ガス

廃ガス圧縮機・廃ガス貯槽へ
：弁開

V168B
V129B

PIS206 RV
821

：弁閉

廃ガス
サージ
タンク

廃ガス

P ：圧力計
サージ
タンク
ドレン
ポット

V130B

配管内の
窒素ガス
圧力が低
下し警報
が発報

PIS206

ド
レ
ン

P

AV819

窒素ガス供給

N２ガス

窒素ガス
AV819

RV821

警報発報時の系統状態

気体廃棄物処理系 概略系統図

ドレン
ポットA
ドレン
ポットB

14

(3) ２次主冷却系Aループタンクベーパトラップ出口温度低警報発報(5月9日)

概要：「２次Ａｒガス系ベーパトラップ室（Ａ） タンクベーパトラップ出口温度低」警報が発報。当該場所の通常温度は、１２０℃程度であるが、系統内のアルゴンガスの排気時に一時的に温度が１００℃以下（警報値：１００℃）となり警報が発報した。その後、８時１７分頃に警報はリセット。機器の故障ではないことを確認している。
原因：２次アルゴンガスの排気による一時的な出口温度の低下によるもの。

アルゴンガス

対策：冷却用送風機の風量調整を５月２０日に実施。

アルゴンガス供給設備

呼吸系

排気
液面制御系

圧力制御

ポンプ
シールガス系
圧力計
ポンプシールガス
供給タンク

金網部

ポンプ
オーバフロー
コラム

排気側

吸気側

液位制御
排気側

吸気側
呼吸タンク
タンク
ベーパートラップ

液位計

制御盤
過熱器
ベーパートラップ

蒸発器

過熱器

2次主循環ポンプ

アルゴンガス

２次系タンクベーパトラップ（構造概略図及び外観）【２次系タンクベーパトラップの概要説明】
ナトリウムベーパ及びミストを含むアルゴンガスは、ベーパトラップ下部の入口
ノズルから流入し、金網部を上昇する。胴の外壁は強制空冷されており、アルゴ
ンガスは上昇中に冷却され、アルゴンガス中のナトリウムベーパおよびミストの大部分は金網で捕獲・除去される。

オーバーフロータンク

ダンプタンク

２次アルゴンガス系概略系統図

(19) 「B １次補助系予熱制御盤故障」警報について （6月4日）

15

概要：流量係数評価のため１次主循環ポンプによるナトリウムの循環流量を増加させるため、原子炉容器カバーガスの圧力設定を定格の状態（約40→約55kPa）に変更。その後、 「１次補助系予熱制御盤故障」の警報が発報したため現場を確認したところ、１次アルゴンガス系の原子炉容器ベーパトラップ（Ａ）の「予熱温度高」を示す警報が発報していた。

推定原因：
原子炉容器カバーガスの圧力設定を定格の状態（約40→約55kPa）にした際、アルゴンガスの循環流量が一時的に増加したことから、予熱ヒータ③部の温度が上昇し、警報(設定値262℃)が発報したものと推定。

対策：・ベーパトラップの温度を低下させるため、ベーパトラップの入口に設置してあるプロセス用ヒータの設定を４００℃から３００℃に変更。その後、予熱ヒータ③の温度が低下し、警報はリセットした。（６月４日） その後、まわりの予熱温度に問題が無いことを確認。（６月５日）
・４０％出力試験までに温度設定を検討・調整する予定。

アルゴンガス

空気
予熱ヒータ

空気

アルゴン
ガス

ベーパトラップ（Ａ）④プロセス用ヒータ

予熱温度設定① 105～115℃② 168～178℃③ 232～242℃
予熱温度高が発報した箇所
プロセス用ヒータ設
定 400℃→300℃に変更実施

１次アルゴンガス系設備概要図

(2) 1次メンテナンス冷却系ベント配管｢予熱温度高｣警報発報(5月8日)

16

日時：平成２２年５月８日 １６時４５分頃
概要：１次メンテナンス冷却系ベント配管の｢予熱温度高（警報設定値：２５０℃）｣警報が発報。
機器の故障ではなく、予熱温度の制御状態も正常。なお、 １７時０１分頃に警報は自動的にリセット。
原因：当該箇所の予熱温度は２２０℃から２３０℃の範囲で制御しており、一時的な予熱温度の変動によることを確認。

対策：設備への影響がないことを確認のうえ、警報設定値を２６０℃に５月８日に変更した。また、当該部位及び周辺の予熱ヒータの制御が正常であることを確認した。（5月8日）

1次メンテナンス冷却系
ベント配管（警報発報箇所）

温度計

メンテナンス冷却系概略系統図

予熱設備の概略図

予熱温度警報の個数
1次系：１２４４
2次系：１６５６
メンテナンス冷却系：２０１
ＥＶＳＴ系：５４４

４. ま と め

17

１．試験運転中に発生した不具合事象、並びに想定していない警報等に対しては、公表行うなど実施している。また、機構内の第三者による警報のあり方や実運用に基づく警報の適正化など、組織的な業務改善に努めている。
２．発生した不具合事象については、原因、対策、水平展開など必要な取り組みを実施している。これら取り組みを継続・展開することによって、運転中プラントにおける不適合管理活動の継続的な取り組みと是正措置（設備改善、手順書改訂、要領類の反映等）など、着実なPDCA活動を図っていく。

18

参考資料

その他の発電所でも起こりうる不具合事象（その１）（４）一般排水の処理設備における「処理水ｐＨ低」警報発報(5月10日)
概要：「排水処理設備異常」警報（処理水ｐＨ低）が発報。
測定ポットの水を処理し、警報は２１時５３分にリセッ
ト。
（「排水処理設備」は非管理区域より排出される空調系の凝縮水などの排水処理を行う設備：処理水ｐＨ６～８）
推定原因：当該設備は当時停止中であるが、測定ポット内の水に大気中の炭酸ガスが溶け込みｐＨが低くなって発生したものと推定。

対策：設備上の問題はない。
なお、警報機能が要求されない設備の停止中においては、少量の水を検出ポットに供給して水を入れ替えることにより、警報発報しないよう設備対策（６月１４日）し、手順書に反映（６月２１日）した。

19（６）中央計算機軽故障（燃料取扱系計算機の伝送異常）警報発報(5月12日)
概要：「中央計算機軽故障」警報（燃料取扱系計算
機伝送異常）が発報。警報は３分後にリセット。
推定原因：燃料取扱系計算機から中央計算機に炉外燃料貯蔵設備の監視情報を送信する際に、一時的に送信処理エラーが生じ、中央計算機において受信ができなかったものと推定。
対応：計算機の一過性現象であり、処理エラーの分析と今後の傾向把握を実施するため、５月30日に伝送異常を感知する装置を設置し、調査を継続的に実施中。
中央制御盤（代表警報）
中央計算機軽故障

保全区域の排水中央計算機

６秒間受信がなかった
ため警報発報

排水貯槽
ＬＡＮ回線

伝送異常
感知装置

測定ポット

２秒毎に監視情
報を送信

処理装置
燃料取扱系
計算機

処理水
（放水ピットを介して海へ放流）

炉外燃料貯蔵設備の制御盤：中央計算機と燃料取扱系計算機間のデータ伝送

その他の発電所でも起こりうる不具合事象（その２）（８）プロセスモニタ故障警報の発報(5月17日)
概要：「プロセスモニタ故障」警報が発報し、中央制御室の補助盤にて「放射線管理室排気モニタラック異常」の警報発報を確認。現場を確認したところ、流量異常によりサンプルポンプ（Ａ）号機の停止を確認。
なお、放射線管理室排気モニタが停止しても後段の排気筒モニタ
で連続監視しており、その指示値に変動はないことから、環境への影響はなし。

原因：ダストモニタ検出器の「ろ紙送り装置」において、ろ紙の取付方法が適切でなかったため、ロール状のろ紙が巻き取り装置のローラからずれた状態となり、サンプル流量の異常（流量が増加）が発生し、サンプルポンプが停止。
対策：ダストモニタ検出器の「ろ紙送り装置」のろ紙取り付け方法の周知と再教育を担当課員及び協力会社社員に対し、５月20、21日に実施。

(１０)1次主循環ポンプーC M-Gセット 制御盤異常
警報発報（5月23日）
概要：「C-MGセット制御盤異常」警報が一時的に発報し、直ちにリセットした。
現場盤にて、「自動電圧調整装置異常」、「常用系－待機系間偏差大」を確認。当該ＭＧセットの運転状態に異常はないこと、警報の発生は一過性で、その後の警報の発生はないことを確認。
推定原因：
・C-MGセット起動初期に回転数が急激に上昇下降する際、「常用系」と「待機系」の計測回路の応答性の差に起因していると考えられる。
・模擬信号による調査（5月29～30日）の結果、待機系制御回路の可変抵抗器(V/Hz
設定器ポテンショメータ)の一時的な接触不良により、偏差大の警報発報に至ったも
のと推定。
対応：
・待機系制御回路の可変抵抗器の酸化皮膜除去を5月30日に実施。
・5月31日の起動以降、過渡変化における偏差特性及び応答特性を確認した結果、偏差がないことを確認。（5月31日～6月3日）
1次主冷却系
流量制御装置換気系ダクト（放射線管理室）

ガス
サンプラ

ＭＧセットの制御系
は、「常用系」と「待機系」の2系統あり、
通常は、「常用系」
を使用

1次主冷却系
循環ポンプ
制御装置
発電機回転数
検出器
交流
発電機
（Ｇ）

ダスト
サンプラ
原子炉

サンプルポンプ

流体継手
(Ｆ)

誘導
電動機
(Ｍ)

2次冷却系へ
2次主冷却系
より

Ｍ－Ｇセット（Ｍ）

Ｆ
1次主冷却系
循環流量検出器

ロール状のろ紙がローラからずれた状態

20

1次主冷却系
循環ポンプ
駆動電動機

1次主冷却系
循環ポンプ

1次主循環ポンプＭＧセット ブロック図

1次主冷却系
中間熱交換器その他の発電所でも起こりうる不具合事象（その３）21（１1）反応度計(仮設計器）の不調 （5月24日）（１2）運転床上雰囲気止弁用のグラフィックパネル用のリミットスイッチの位置不良について （5月24日）

概要：広域中性子検出器(ＷＲＭ)の指示値の変化割合を換算し、パソコ
ン上で、臨界状態を迅速に確認できる仮設の計器(反応度計)において使用していたチャンネルに指示不良を確認。反応度計の他のチャンネルに切替て、試験を継続。

概要：格納容器床上空気雰囲気の減圧操作で、運転床上雰囲気止弁を「全開」から「全閉」とした際、中央制御室の制御盤のグラフィックパネ
ルの表示が「開」（ランプ点灯）のまま「閉」 （ランプ消灯）表示とならなかった。
現場確認を行ったところ、制御盤では同弁の「閉」表示ランプが点灯していること及び弁が「閉」状態であることを確認。

原因：仮設計器の信号変換器部(アイソレータ部)が故障
原因：グラフィックパネル表示用のリミットスイッチの不具合。
対策：原子炉停止中の6月1日に基板交換を実施し復旧対策：同弁のグラフィックパネル用のリミットスイッチの位置調整（５月２９日）を実施し、正常に作動することを確認。

広域中性子計装
パルス信号

当該弁

反応度演算値

運転床上
雰囲気止弁

床上

床下

パソコン（表示）排気筒

仮設計器（反応度計）

格納容器

原子炉容器室

主冷却室（Ａ）

主冷却室（Ｂ）

主冷却室（Ｃ）

排気
フィルタ

排気
ファン

その他の発電所でも起こりうる不具合事象（その４）（１４）高圧第2給水加熱器水位調節弁のシートリングの補修について (5月25日)
概要：水・蒸気系の高圧第２給水加熱器水位調節弁の分解点検において、当該弁の点検・手入れ後、弁箱にシートリングをネジ込みインパ
クトレンチで増し締めを行った際、シ－トリングの爪（２個）が折損した。
２個の折損した爪（金属片）は、配管内部から回収した。

原因：弁を締め付ける際、必要以上のトルクをかけ増し締め行ったため、折損した。
対策：・シートリングを新品と取替える。
・シートリングの爪を折損しないようトルクの小さいインパ
クトレンチを用いる。
高圧第２給水加熱器

22（１５）メンテナンスクレーンからの発煙について（5月26日）
概要：メンテナンス・廃棄物処理建物の保修エリア（M-501）上部に設置されている
メンテナンスクレーン（主巻定格 荷重：200トン、補巻定格荷重：30トン）の補巻を使用し、搬出作業を行っていたところ、当該クレーンから発煙を確認し、クレー
ンを停止。
推定原因：
・ブレーキ隙間調整を行った際、ブレーキライニングの当たりが出ていないことを十分に考慮しなかったこと及びインチング操作によるドラムの熱膨張が相まって、運転中にブレーキライニングとブレーキドラムが接触、過熱し発煙に至ったものと推定。

対応：・ブレーキライニングを交換する。製品誤差を考慮した暫定値で隙間設定し、荷重試験を踏まえ最終的な隙間調整値を決定し、要領書に反映。
メンテナンスクレーン
ばね

水位調節弁

ブレーキドラム
破損した爪の寸法
長さ：約19mm
幅：約6mm
高さ：約6mm

電磁石

電磁石
ばね

天上

補巻電磁ブレーキ部
発煙箇所(外観)

弁箱
寸法：OD98.4×ID50.8×ｔ27ｍｍ
材質：SUS316

ブレーキライニング

補巻用電磁ブレーキ
概略図

ブレーキライニングその他の発電所でも起こりうる不具合事象（その５）（１６）補給水タンク水位高／低警報の発報（5月27日）
概要：補給水タンクの水位調節弁の点検を行うにあたり、前後弁を閉める前に水位調節弁の電源を切としたことから、当該弁が開となり、水が供給され補給水タンク内の水位が上昇し、警報が発報した。

原因：隔離作業時におけるヒューマンエラー。

（１８）中央制御盤のCRT（ディスプレィ画面）画面選択ボタ
ンの補修について （6月1日）
概要：５月３１日、中央制御室の中央制御盤に設置しているＣＲＴ＊1（№７＊2）において、中央監視盤に設置している画面情報を表示する
ための画面選択ボタンが不調となり、選択ができなくなっていることを確認した。その調査・補修のため５月３１日保修票を発行した。
原因：選択ボタンの不調

対策：アイソレ実施・キャンセル依頼票において作業の順番を明記する等の関連する手順書を改訂した（6月2日）。
・発生事象ならびに手順書改訂部の周知・教育を実施した（5月31日～6月2日）。

対応：・プラントの運転及び監視に対して影響なし
・８月に選択ボタンを補修予定

補給水タンク水位調節弁

補給水タンク供給元弁（前弁）

補給水タンク入口弁（後弁）

23

ＣＲＴ（№７）

中央制御盤

ＣＲＴ（№７）画面
選択ボタン

中央監視盤

その他の発電所でも起こりうる不具合事象（その６）（２０）1次アルゴンガス系冷凍機(Ａ)潤滑油配管からの油漏れについて （6月11日）
概要：現場確認において、1次アルゴンガス系冷凍機(Ａ)潤滑油配管(銅パイプ直径約6.3ｍｍ)が破損して潤滑油が漏れていることを確認した。冷凍機をＡからＢに切替を実施し、油の漏えいは停止した。潤滑油の漏れた量は約10ℓであった。

推定原因：
冷凍機の振動により銅パイプが疲労破損したものと推定。
対応：・銅パイプを新品と交換し、銅パイプ回りに仮のサポートを追設し、振動低減処置を実施。（6月13日）

24（２１）非常用ディーゼル発電機（Ａ）ＡＶＲ故障
警報発報（6月25日）
概要：非常用ディーゼル発電機Ａ号機の定期試験において「ＡＶＲ故障」警報（自動パルス移相器Ａ故障表示点灯）が発報し、自動電圧調整器（ＡＶＲ）が故障したＡ系から予備側のＢ系に自動切替した。
原因：自動パルス移相器Ａの故障。
対策：・自動パルス移送器Ａを交換する。
・関連する同期電源回路を調査する。
（外観点検、電圧測定）
外部電源へ

しゃ断器

非常用母線

各負荷へ給電しゃ断器

１Aディーゼル発電機（本体）

ＡＶＲ－Ａ系

ＡＶＲ－Ｂ系

油漏れ箇所
非常用ディーゼル発電機（Ａ）

自動電圧調整装置盤（発電機の電圧を制御する盤）

その他の発電所でも起こりうる不具合事象（その７）（２２）空調用冷媒冷凍機（Ｃ）の潤滑油の滲みについて（6月28日）
概要：運転中の空調用冷媒冷凍機（Ｃ）の排ガス排出容器に取付けられている銅パイプ（直径約6mm）の継手部に、潤滑油の滲みを確認した。
原因：銅パイプの滲み部を調査中。
対策：・滲み部の銅パイプを交換し、滲みが無いことを確認した。

原子炉建物内窒素雰囲気
調節ユニット
等

→

A

→

B

→

C

空調用冷媒冷凍機（Ｃ）本体

原子炉建物(原子炉格納容器）

油滲み箇所

25