目次別売部品編…………………………………………………………………………… F-2
1. 別売部品一覧（室外ユニット）

2. 冷媒関連部品（1）分岐配管セット… ……………………………………………………………………………………… F-3（2）ヘッダー配管セット… ………………………………………………………………………………… F-5（3）外付電動弁キット… …………………………………………………………………………………… F-7（4）ガス管弁キット（ATK-RX160A）… ………………………………………………………………… F-25

3. 室外ユニット関連部品（1）排気延長キット（SGP-PEX560K）… ………………………………………………………………… F-34

F-11. 別売部品一覧（室外ユニット）
品

別売部品編

名品

番

分岐配管セット

APR-RP160B
APR-RP680B
SGP-PCH1400K

ヘッダー配管セット

SGP-HCH280M
SGP-HCH280K
SGP-HCH560K

外付電動弁キット

ATK-SVRK36B
ATK-SVRK56BNATK-SVRK160B

ガス管弁キット

ATK-RX160A

排気延長キット

SGP-PEX560K

F-2

2. 冷媒関連部品

別売部品編（1）分岐配管セット
90m（相当長）<L1、または室外ユニットに対する室内ユニットの容量比率が 130% を超える場合

分岐後に接続される室内ユニットのトータル容量（kW）

APR-P160B

APR-P680B

SGPPCH1400K

APR-P160B

APR-P680B

SGPPCH1400K～ 16.0○――○――16.1 ～ 35.5○○――○―35.6 ～ 71.0―○―――○71.1 ～――○――○

標準的な接続条件の場合

1）APR-P160B

2）APR-P680B

F-3

2. 冷媒関連部品

別売部品編

3）SGP-PCH1400K

F-4

2. 冷媒関連部品

別売部品編（2）ヘッダー配管セット
分岐後に接続される室内ユニットのトータル容量（kW）

90m（相当長）<L1、または室外ユニットに対する室内ユニットの容量比率が 130% を超える場合

標準的な接続条件の場合
SGPHCH280M※2

SGPHCH280K

SGPHCH560K

SGPHCH280M※2

SGPHCH280K

SGPHCH560K～ 16.0○※ 1――○※ 1――

16.1 ～ 28.0

○

○―○

○

―28.1 ～ 45.0―○―――○

45.1 ～――○――○※ 1 現地にて、レデューサーの別途手配が必要です。
※ 2 受注対応品●各部接続寸法（配管の内径を示す。）
（mm）
位置
寸法

A部

B部

C部

D部

E部

F部

G部

H部

φ 38.1 φ 31.75 φ 28.58 φ 25.4 φ 22.22 φ 19.05 φ 15.88 φ 12.7
使用箇所

個数

部品 1

ガス側ヘッダー配管

1部品 2液側ヘッダー配管

1部品 3

部品 1 の断熱材

1部品 4

部品 2 の断熱材

1部品 5レデューサー（HCH560K に付属）

1

部品 6レデューサー（HCH560K に付属）

1

部品 7レデューサー（HCH280K に付属）

1

部品 8レデューサー（HCH280K に付属）

1

部品 9レデューサー（HCH560K に付属）

1

部品 10レデューサー（HCH280M に付属）

1

部品 11レデューサー（HCH280M に付属）

1F-5

I部

J部

φ 9.52

φ 6.35

2. 冷媒関連部品

別売部品編① SGP-HCH280M●ガス管サイズがφ 22.22 の場合、部品 1 の（D）部に部品 10 をろう付してください。
●ガス管サイズがφ 19.05 の場合、部品 1 の（D）部に部品 10 をろう付してください。
●液管サイズがφ 9.52 の場合、部品 2 の（H）部に部品 11 をろう付してください。
●室内ユニットのトータル容量より選定された現地配管サイズに合わせたサイズ位置でパイプカッターで切断してください。
（先端サイズと同一の場合は切断する必要はありません。）●切断はウチダボ部よりできるだけ長く離れた所で行ってください。
●断熱材付属● 1 個あたり相当長 0.5m
② SGP-HCH280K●ガス管サイズがφ 22.22 の場合、部品 1 の（D）部に部品 8 をろう付してください。
●ガス管サイズがφ 28.58 の場合、部品 1 の（D）部に部品 7 をろう付してください。
●室内ユニットのトータル容量より選定された現地配管サイズに合わせたサイズ位置でパイプカッターで切断してください。
（先端サイズと同一の場合は切断する必要はありません。）●切断はウチダボ部よりできるだけ長く離れた所で行ってください。
●断熱材付属● 1 個あたり相当長 0.5m
③ SGP-HCH560K●ガス管サイズがφ 28.58 の場合、部品 1 の B 部に部品 6 をろう付してください。
●ガス管サイズがφ 38.1 の場合、部品 1 の B 部に部品 5 をろう付してください。
●液管サイズがφ 15.88 の場合、部品 2 の F 部に部品 9 をろう付してください。
●室内ユニットのトータル容量より選定された現地配管サイズに合わせたサイズ位置でパイプカッターで切断してください。
（先端サイズと同一の場合は切断する必要はありません。）●切断はウチダボ部よりできるだけ長く離れた所で行ってください。
●断熱材付属● 1 個あたり相当長 1.0m

F-6

2. 冷媒関連部品

別売部品編（3）外付電動弁キット
1）ATK-SVRK36B
適用 : ガスヒートポンプエアコン室内ユニット / 一方向天井カセット形（S1 形）/ 一方向天井カセットスリム形

本文中に示した注意事項は、「 警告」・「 注意」に区分していますが、いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。表示と意味は次のようになっています。

警告 取り扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合
注意 取り扱いを誤った場合に、使用者が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される場合

ご 確 認 事 項内容を確認してください。下表に示す部品が同梱されています。
名
1称形

個 数状

外 付 電 動 弁（延長ケーブル8m付属）

1

配 管 断 熱 材

2（大：350mm、小：200mm）

クランパー

大：2
小：44

取付説明書

15

断熱テ－プ

23白色（耐熱用）

F-72

2. 冷媒関連部品

別売部品編

取 付 手 順
1. 取付位置の決定●本体は液管に取り付けます。図1を参照し、取付位置を決定してください。
外付電動弁からは冷媒音が発生することがあります。室内ユニットからの距離は、5ｍ以上8ｍ以内を目安としてください。（静音を要求される場所からは遠ざけて設置してください。）
この距離がとれない場合には、天井裏等しゃ音の可能な場所への設置をお願いします。
また、機能部品ですので、点検や交換が必要になる場合があります。この点も考慮して取付位置を決定してください。（点検口の付近等）●本製品は屋内専用です。屋外には設置しないでください。

(70)

図1. 外形寸法図

室内側接続部※

延長ケーブル（8ｍ）

室外側(205)接続部※

(275)
360

※接続口径 φ9.52

F-82. 冷媒関連部品

別売部品編

2. 液管の切断およびフレア加工
取付位置決定後、パイプカッターで液管を切断し、接続部をフレア加工してください。
（フレア加工は下記内容に注意して行なってください。）（注）●配管切断後は、必ずバリ取りを行ない、正しい端面に仕上げてください。
●加工時に、配管をつぶさないよう注意してください。
●配管の内部に、ゴミや水分等の異物が入らないよう注意してください。
●フレアナットは本体付属のものを使用してください。
●Ｒ410Ａ用のフレア加工寸法は、従来のＲ407Ｃ、Ｒ22用とは異なります。
Ｒ410Ａ用に新規に製作されたフレアツールをおすすめしますが、従来のツールでも下表にしたがって銅管の出し代を調整すれば、使用できます。
B

図2

リジッド（クラッチ式）の場合
Ｒ410Ａ

Ｒ410Ａ専用
ツール使用時

従来ツール使用時

B＝0～0.5

B＝1.0～1.5

フレア加工の銅管出し代：B（mm）

3. 外付電動弁の配管への接続

配管への接続時、本体の向きに注意してください。ラベル内の マークが必ず上を向く様に設置してください。取付角度は鉛直線に対して±10度以内としてください。
また、フレア部の接続についても、ラベル内の矢印表示に従い、室内側・室外側の方向を確認してから接続してください。（配線引出し側が室内側となります。）（図3参照）
UP上

本体貼付ラベル

図3内°以0110°以
内EXTERNAL ELECTRONIC EXPANSION VALVE KIT

外付電動弁キット

SOURCE

定格電圧：

内°以01SERIAL NO.

10°以
内DC 12V

製造番号：
INDOORSIDE

室内側UP
上OUTDOOR
SIDE

室外側

取付方向は矢印に従うこと

MUST BE INSTALLED AS ARROWS.

F-9

2. 冷媒関連部品

別売部品編●フレアナットの締め付けについて注意
配管接続部のフレアナットをはずす時および配管接続後にフレアナットを締め付ける時は、必ずダブルスパナで行い、締め付けは適正トルクで行なってください。フレア部等のゆるみ・破損が発生した場合に、冷媒漏れによる酸欠事故の原因になることがあります。

パイプ径

締め付けトルク

φ9.52（3/8''）

34～42N・m（340～420kgf・cm）※この外付電動弁は「全開」で出荷しています。

4. 配管の断熱漏れ検査が終了したら、図4のように付属の断熱材で配管接続部の断熱処理を施してください。
図4

室内側※付属の断熱材にて断熱処理してください。

室外側
断熱テ－プ

断熱テ－プ
配管断熱材

配管断熱材

クランパー（小）クランパー（小）配管断熱材と本体の断熱材のスキマを開けないように

F-10

2. 冷媒関連部品

別売部品編

5. 配管接続後の固定

外付電動弁は、配管への接続終了後、付属のクランパーを使用してガス管へ抱かせるように固定してください。（図5参照）
図5

クランパー（大）ガス管
クランパー（大）液管※配管等を変形させることのないよう、クランパーはあまり強く締めすぎないようにしてください。

配 線 手 順注）配線を引っ張らないようにしてください。
基板のコネクタ部を破損する原因になります。
同様に電磁弁側も引っ張らないでください。
1 作業前に、必ず室内ユニットの電源を切ってください。
2 室内ユニットの電装ボックスを開けてください。
3 外付電動弁のコネクタを室内コントロール基板のPMVコネクタ（6P 白）に接続してください。
4 配線処理をして、電装ボックスを閉じてください。
図6中継コネクタ（6P 白）

室内ユニット

室内コントロール基板

PMVコネクタ（6P 白）

F-11

2. 冷媒関連部品

別売部品編2）ATK-SVRK56BN
適用 : ガスヒートポンプエアコン室内ユニット / 壁掛形

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

ご 確 認 事 項
内容を確認してください。下表に示す部品が同梱されています。
名
1称形個 数状

外 付 電 動 弁
（延長ケーブル8m付属）

1

配 管 断 熱 材

2

クランパー

大：2
小：4

コネクタ変換ケーブル

15取付説明書

16断熱テ－プ

234（大：350mm、小：200mm）（延長ケーブル8m付属に接続済み）

白色（耐熱用）F-1222. 冷媒関連部品

別売部品編

取 付 手 順
1. 取付位置の決定●本体は液管に取り付けます。図1を参照し、取付位置を決定してください。
外付電動弁からは冷媒音が発生することがあります。室内ユニットからの距離は、5ｍ以上8ｍ以内を目安としてください。（静音を要求される場所からは遠ざけて設置してください。）
この距離がとれない場合には、天井裏等しゃ音の可能な場所への設置をお願いします。
また、機能部品ですので、点検や交換が必要になる場合があります。この点も考慮して取付位置を決定してください。（点検口の付近等）●本製品は屋内専用です。屋外には設置しないでください。

(70)

図1. 外形寸法図

室内側

接続部※

延長ケーブル（8ｍ）

室外側

(205)

接続部※

(275)
360

※接続口径 φ9.52

F-132. 冷媒関連部品

別売部品編

2. 液管の切断およびフレア加工
取付位置決定後、パイプカッターで液管を切断し、接続部をフレア加工してください。
（フレア加工は下記内容に注意して行なってください。）（注）●配管切断後は、必ずバリ取りを行ない、正しい端面に仕上げてください。
●加工時に、配管をつぶさないよう注意してください。
●配管の内部に、ゴミや水分等の異物が入らないよう注意してください。
●フレアナットは本体付属のものを使用してください。
●Ｒ410Ａ用のフレア加工寸法は、従来のＲ407Ｃ、Ｒ22用とは異なります。
Ｒ410Ａ用に新規に製作されたフレアツールをおすすめしますが、従来のツールでも下表にしたがって銅管の出し代を調整すれば、使用できます。
B

図2

リジッド（クラッチ式）の場合
Ｒ410Ａ

Ｒ410Ａ専用
ツール使用時

従来ツール使用時

B＝0～0.5

B＝1.0～1.5

フレア加工の銅管出し代：B（mm）

3. 外付電動弁の配管への接続

配管への接続時、本体の向きに注意してください。ラベル内の マークが必ず上を向く様に設置してください。取付角度は鉛直線に対して±10度以内としてください。
また、フレア部の接続についても、ラベル内の矢印表示に従い、室内側・室外側の方向を確認してから接続してください。（配線引出し側が室内側となります。）（図3参照）
UP
上

本体貼付ラベル

図3以内°
1010°以内

EXTERNAL ELECTRONIC EXPANSION VALVE KIT

外付電動弁キット

SOURCE

定格電圧：以内°
10SERIAL NO.

10°以内

DC 12V

製造番号：
INDOOR
SIDE

室内側

UP
上OUTDOOR
SIDE

室外側

取付方向は矢印に従うこと

MUST BE INSTALLED AS ARROWS.

F-14

2. 冷媒関連部品

別売部品編●フレアナットの締め付けについて注意
配管接続部のフレアナットをはずす時および配管接続後にフレアナットを締め付ける時は、必ずダブルスパナで行い、締め付けは適正トルクで行なってください。フレア部等のゆるみ・破損が発生した場合に、冷媒漏れによる酸欠事故の原因になることがあります。

パイプ径

締め付けトルク

φ9.52（3/8''）

34～42N・m（340～420kgf・cm）※この外付電動弁は「全開」で出荷しています。

4. 配管の断熱漏れ検査が終了したら、図4のように付属の断熱材で配管接続部の断熱処理を施してください。
図4

室内側※付属の断熱材にて断熱処理してください。

室外側
断熱テ－プ

断熱テ－プ
配管断熱材

配管断熱材

クランパー（小）クランパー（小）配管断熱材と本体の断熱材のスキマを開けないように

F-15

2. 冷媒関連部品

別売部品編

5. 配管接続後の固定

外付電動弁は、配管への接続終了後、付属のクランパーを使用してガス管へ抱かせるように固定してください。（図5参照）
図5

クランパー（大）ガス管
クランパー（大）液管※配管等を変形させることのないよう、クランパーはあまり強く締めすぎないようにしてください。

F-16

2. 冷媒関連部品

別売部品編

配 線 手 順通電前の室内ユニットの場合室内ユニット内蔵の電動弁は、全開で出荷されています。
1 作業前に、室内ユニットの電源が切れていることを確認してください。
2 室内ユニットの電装ボックスを開け、室内コントロール基板から内蔵の電動弁のコネクタを外してください。
3 外付電動弁のコネクタ（コネクタ変換ケーブル接続済み）を室内コントロール基板のPMVコネクタ（5P 白）に接続してください。
4 配線処理をして、電装ボックスを閉じてください。
図6
室内ユニット

室内コントロール基板

コネクタ変換ケーブル

PMVコネクタ（5P 白）通電後の室内ユニットの場合室内ユニットに通電すると、内蔵の電動弁が全閉になります。そのため、配線処理をする前に内蔵の電動弁を全開にする作業が必要となります。
1 GHP室外コントロール基板にて室内ユニットを一括停止させ、弁開操作により室内ユニット内蔵の電動弁を全開にします。
《注》GHP室外コントロール基板の操作方法は、機種によって異なりますので、各機種のサービスマニュアルを参照してください。
2 内蔵の電動弁を全開にした状態で、室内ユニットの電源を切ってください。
3 室内ユニットの電装ボックスを開け、室内コントロール基板から内蔵の電動弁のコネクタを外してください。
4 外付電動弁のコネクタ（コネクタ変換ケーブル接続済み）を室内コントロール基板のPMVコネクタ（5P 白）に接続してください。
5 配線処理をして、電装ボックスを閉じてください。

F-17

2. 冷媒関連部品

別売部品編

3）ATK-SVRK160B

ATK-SVRK160B

F-18

2. 冷媒関連部品

別売部品編

F-19

2. 冷媒関連部品

別売部品編

F-20

2. 冷媒関連部品

別売部品編

F-21

2. 冷媒関連部品

別売部品編

F-22

2. 冷媒関連部品

別売部品編

F-23

2. 冷媒関連部品

別売部品編

F-24

2. 冷媒関連部品

別売部品編（4）ガス管弁キット（ATK-RX160A）
GHP 室内外ユニットの組み合わせが、ガス管弁キット（+ 基板 ACC-3WAY-B1）を使用することにより拡大します。

F-25

2. 冷媒関連部品

別売部品編①ガス管弁キット要否一覧表室外機 2 台（W マルチ）に接続した場合

室外機 1 台に接続した場合適用機種※ 1天井埋込形（224・280 形）
床置ダクト形（224・280 形）
壁ビルトイン形（140・224・280 形）
クリーンエアコン（45・56・71 形）

室内機複数台接続

室内機複数台接続

室内機
1 台接続

グループ制御個別制御

グループ制御

個別制御

×

○※ 2

◎※ 3○※ 2◎

上記以外の標準室内機（22 〜 280 形）×※ 1.224・280 形室内機は ATK-RX160A を 2 台並列に接続してください。
※ 2.「全室内機グループ制御でリモコンサーモ使用、かつブースターファンなどの別装置で…
外気導入を行っていない」場合、ガス管弁キットは不要です。
※ 3. クリーンエアコンは、3WAY マルチへ接続される場合は不要です。
（電磁弁キットを使用します。）※室内機が冷房専用の場合、ガス管弁キットは不要です。

◎：必須○：必要だが例外あり
×：不要

室内ユニットで暖房サーモ OFF 時に冷風防止制御（室内風速 LL 風）のない機種をマルチ設置等する場合そのサー
モ OFF している室内ユニットに冷媒が溜まり込む不具合を防ぐため、このガス管弁キットが必要となります。
注）1. ガス管弁キット 2 台並列使用時、別売の分岐配管セットを 2 セットご使用ください。
2. ガス管弁キットの室内ユニット内への取付けは不可です。
（外付けとなります）
3. ガス管弁キットの取付けは、必ず上面を上にして取付けてください。
4. ガス管弁キットの取付けは、各別売品に同梱している「据付工事担当のかたへ」をご参照ください。
（＊ 1）
分岐後配管容量（kW）

分岐配管品番35.6 以上

SGP-PCH1400K

16.1 ～ 35.5

APR-P680B

16.0 以下

APR-P160B※ 224 形で使用する場合は分岐後容量に関係なくすべて P160B となります。
②配線方法
ガス管弁キットのコネクタ（6P 黄）付配線を、室内電装 BOX 内の電磁弁出力基板（CR-SV80B）から出ているコネ
クタ（6P 黄）付配線と接続します。
②配線方法※ 1：壁ビルトイン（140 形）とクリーンエアコン（45・56・71 形）は、電磁弁出力基板（CR-SV80B）の SV2（赤）にコネクタ（6P 黄）付配線はありません。
別売品

ＤＣ12ＶEP弁

ＣＮ００５SV１ ９P(赤)ＣＮ８１３WAY

1122

バランス弁

33吸込弁

44

吐出弁

11132253374495566

ＣＮ００１３WAY６Ｐ(白)

６Ｐ(黄)

別売品

※１55111５P(黒)632253374495566

室内コントロール基板

ＣＮ００６
SV２ ９P(赤)電磁弁出力基板（CR-SV80B）

F-26

ガス管弁キット６Ｐ(黄)ガス管弁キット2. 冷媒関連部品

別売部品編③機能設定の変更
・システム内にガス管弁キットを接続している室内ユニットがある場合は、室内ユニットと接続されている室外ユニットの室外メイン基板からその室内ユニットの機能設定を変更します。
・設定変更は、アドレス設定を終了した後に行います。
1）① HOME（S004）キーを 1 秒以上押すとメニュー項目番号が表示されます。
『 』2）次に UP（S005）
・DOWN（S006）キーを押すとメニュー項目番号が表示されます。
『 』にします。
3）『 』の表示後、室内ユニット設定表示…
『   』になります。室内ユニット設定表示の状態
で、SET（S007）キーを押すと図 1 の様な表示に切り替わります。
（緑 LED 点灯）※図 1 の場合、室内ユニット 1 号機・データコード 1 になります。

室内ユニットのアドレス
データコード

HOME

SW004

UPDOWN

SET

SW005

SW006

SW007

LED052

LED053

設定値

図 1 室内ユニット設定表示

この状態で DOWN（S006）
・UP（S005）キーを操作すると、設定項目を選択することができます。
データコード

データ名

初期値

備考

1

ガス管弁有無00= 無し

1= 有り

2

優先順位

00= 最下位3

ドレンポンプ間欠制御

00= 無し1= 四方弁冷房側中に間欠

4

ドレンポンプ連続制御

00= 無し1= 四方弁冷房側中に連続

1= 暖房結露防止制御有り

1=1…4= 最上位

↑dow
n・u
p

8

加湿器設定

00= 無しL

冷房吹き出し温度設定

00= 機種別-35=-35…92=92

N

暖房吹き出し温度設定

00= 機種別-35=-35…92=92↓

・・・・4）室内ユニット設定項目選択操作状態でセット（S007）キーを1 秒以上押すと、TEST/WARNING 表示（赤 LED（D052）点灯）が行われます。この状態で、DOWN（S006）・UP（S005）
キーを操作することで、選択されている設定項目の設定内容を変更することができます。
※ガス管弁キットへの設定変更
データコード『1』（ガス管弁有無）を選択し、設定値を『1』（有り）にしてください。
（図 2）

HOME

SW004

LED052

LED053UPDOWN

SET

SW005

SW006

SW007

図 2 ガス管弁キットを設定する場合

5）変更した値を不揮発性メモリにしまいたい場合は、SET（S007）キーを 1 秒以上押します。TEST/WARNING
表示は解除（赤 LED（D052）消灯）され、室内ユニット設定項目選択操作に戻ります。変更した値を破棄したい
場合は、TEST/WARNING 表示（赤 LED（D052）点灯中）にホーム（S004）キーを 1 秒以上押します。
（室内ユニット設定項目選択操作中に HOME（S004）キーを 1 秒以上押した場合、設定した内容は破棄しません。）

F-27

2. 冷媒関連部品

別売部品編

④据付工事

F-28

2. 冷媒関連部品

別売部品編F-29

2. 冷媒関連部品

別売部品編

F-30

2. 冷媒関連部品

別売部品編

F-31

2. 冷媒関連部品

別売部品編

F-32

2. 冷媒関連部品

別売部品編

F-33

3. 室外ユニット関連部品

別売部品編（1）排気延長キット（SGP-PEX560K）■外形寸法図■排気延長キットの据付

F-34

3. 室外ユニット関連部品

別売部品編

F-35

3. 室外ユニット関連部品

別売部品編

F-36

3. 室外ユニット関連部品

別売部品編

F-37

3. 室外ユニット関連部品

別売部品編

F-38

3. 室外ユニット関連部品

別売部品編

F-39

3. 室外ユニット関連部品

別売部品編

F-40

3. 室外ユニット関連部品

別売部品編

F-41