目次

施工編

1. 室外ユニット据付工事（1）据付工事説明書… ……………………………………………………………………………………… E-2（2）冷媒配管相当長… ……………………………………………………………………………………… E-31
（3）分岐管施工要領… ……………………………………………………………………………………… E-32
（4）ヘッダー配管施工要領… ……………………………………………………………………………… E-35（5）冷媒配管接続作業… …………………………………………………………………………………… E-36

2. 室外ユニット電気工事（1）据付工事説明書（電気工事編）… ……………………………………………………………………… E-37

3. 試運転要領（1）既設配管対応判定フロー… …………………………………………………………………………… E-55
（2）< ケース 1>

既設配管利用の場合（配管洗浄なし）………………………………………………… E-56

（3）< ケース 2>

既設配管利用の場合（配管洗浄あり）………………………………………………… E-57

（4）< ケース 3>

配管新規施工の場合… ………………………………………………………………… E-58

E-1

1. 室外ユニット据付工事

施工編（1）据付工事説明書

据付工事説明書（据付編）HFC系冷媒R410A専用■スマートマルチシリーズ
U-GSH560T1DR、U-GSH710T1DR、U-GSH850T1DR
U-ESH280T1R※品番末尾に、Eが付く場合は耐塩害仕様、Ｊが付く場合は耐重塩害仕様を示します。

もくじ
安全上のご注意 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ２
据付場所の選定 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ２
据付工事上のご注意 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ７
据付手順 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１０
閉鎖弁の開け方 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １３
据付が終了したら ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １３
エンジン搬送路について ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １３
防振架台の使用について ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １４
警戒票について ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １４
冷媒漏えい点検・点検記録簿について ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １４パッケージエアコン「据付工事説明書 据付担当のかたへ」‥‥ １５

付属品をご確認ください。
・保証書
・取扱説明書・据付工事説明書（据付編）＜本書＞
・据付工事説明書（試運転編）
・フロンの見える化 記入･貼付方
・冷媒配管長と追加充てん量等の記入ラベル
・排気ドレンホース
・リモコン裏注意ラベル・洗浄レスリニューアル手順

・お客様ご相談窓口
・据付工事説明書（電気工事編）
・警戒票
・記入ラベル保護用シール
・手元電源スイッチラベル
・P/N短絡コネクター
・バランス管固定ゴム-１-

ACXF60-17891.indd

1

E-2

2021/01/12

15:45:43

1. 室外ユニット据付工事

施工編

安全上のご注意●リニューアルの場合は、据付工事をされる前に既設配管がリニューアルとして使用できるか、必ず確認してください。
（「ＧＨＰリニューアル資料」 を参照してください。）●ガスヒートポンプエアコンには他に「据付工事説明書（電気工事編）」「据付工事説明書（試運転編）」の説明書が、パッケージエアコンには「据付工事説明書 据付工事担当のかたへ」「据付工事説明書 電気工事担当のかたへ」「据付工事説明書 試運転担当のかたへ」が添付してあります。この据付工事説明書（据付編）とともに必ずお読みください。

●

●

●
●

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。

●「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

●●●据え付けはお買い上げの販売店または専門業者に依頼してください。
ご自分で据付工事され不備があると、排気ガスの建物内流入による中毒や水漏れ、感電、火災の原因になります。
●据付工事は、この「据付工事説明書（据付編）」およびパッケージエアコンの「据付工事説明書 据付工事担当のかたへ」にしたがって確実に行ってください。
据え付けに不備があると、排気ガスの建物内流入による中毒や水漏れ、感電、火災の原因になります。
●使用ガス種を確認してください。
ガス種が間違っているとエンジン燃焼不良となり、排気ガスによる中毒などの原因になります。
●作業中に冷媒ガスが漏れた場合は、換気をしてください。冷媒ガスが溶接バーナー等の火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。
●据付工事終了後、冷媒ガスが漏れていないことを確認してください。
冷媒ガスが室内に漏れ、ファンヒーター、ストーブ、コンロなどの火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。
●指定冷媒（銘板に記載）以外の冷媒を絶対に使用（冷媒補充・入れ替え）しないでください。
機器の故障や破裂、けがなどの原因になります。
●エアコンの設置や移設の場合、冷凍サイクル内に指定冷媒（銘板に記載）以外の冷媒･空気等を混入させないでください。
●気密試験に使用するガスは、必ずチッソを使用し酸素等は使用しないでください。
●改造・改修は絶対にしないでください。
●移設や修理の冷媒回収は必ず冷媒回収機で行ってください。室外ユニットへの回収はできません。
室外ユニットへの冷媒回収を行うと破裂、けがなどの重大な事故の原因になります。

●警
・粉
・電
・温
●熱
メ
風
●パ
ス

1
以

●冷媒ガスを取り扱う際は、直接冷媒ガスに触れないでください。凍傷の原因になります。

据付場所の選定①ガスヒートポンプエアコンは“業務用ガス機器の設置基準及び実務指針”を満たすように設置してください。ガスヒー
トポンプエアコンおよびパッケージエアコンは“高圧ガス保安法”、“冷凍保安規則”、高圧ガス保安協会制定の“冷凍空調装置の施設基準”を満たすように設置してください。。
②設置場所（サービススペース）●ガスヒートポンプエアコン室外ユニットは、排気ガスが建物への給排気口や窓、建物へ連絡する配管や通気口等から建物に入らない場所に設置してください。不備がある場合、排気ガスが建物内に流入し、中毒などの原因になります。
●ガスヒートポンプエアコン室外ユニットは、排気ガスが滞留しないよう、大気に解放された屋外に設置してください。不備がある場合、排気ガスが建物内に流入して中毒などの原因になります。
●排気ガスは、周囲に悪影響を与えないところで、必ず大気に解放してください。
不備がある場合、排気ガスが建物内に流入し、中毒などの原因になります。（排水枡･溝等には絶対に排出しないでください）●室外ユニットの設置は、重量に十分耐えられる場所に確実に行ってください。
不備がある場合、室外ユニットの転倒、落下によるガス漏れ、ケガの原因になります。

③降
降
る
（フ
・

-２-

ACXF60-17891.indd

2E-3

2021/01/12

15:45:43

●室外ユニットの設置にはメンテナンス用にスペースが必要となります。図１を確認し、必ず確保してください。
確保されていない場合、メンテナンス作業時等の転倒によるケガの原因になることがあります。
●室外ユニットを屋上あるいは高所に設置する場合、通路には恒久ハシゴ、手すり等を、また室外ユニット周辺にはフェンス、手すり等を設けてください。設置されていない場合、作業時等に転落によるケガの原因になることがあります。
●高い基礎上に設置した場合など、脚立等に乗らずに作業ができるように配慮してください。
●ガスヒートポンプエアコン室外ユニットと可燃物の距離は図２に定められた離隔距離をとってください。
この距離が不足すると火災の原因になることがあります。
●可燃性ガスの発生・流入・滞留・漏れの恐れがあるところ、揮発性引火物を取り扱うところに、室外ユニットを設置しないでください。火災の原因になることがあります。
●室外ユニットは、排気ガス・排気ドレン・ファン吹き出し風が、動植物に被害を与えない場所に設置してください。
動植物に悪影響を及ぼす原因になることがあります。
●駐車場・ベンチ・花壇等、汚れやゴミの付着等により弊害が生じる場所に設置しないでください。
やむを得ず設置する場合は、室外ユニット下に覆いなどの防止処理をお願いします。

（冷媒配管側）

55㎝以上

30㎝
以上

●警告・注意の項目をお守りのうえ、次のような場所への設置は避けてください。
・粉じんの多い所
・水や油（機械油を含む）の飛しょうや蒸気の多い所
・電磁波を発生する機械のある所
・海浜地区などの塩分の多い所
・有機溶剤の飛しょうする所・温泉地帯など硫化ガスの発生する所 ・電圧変動の大きい所
・標高 1,000m以上の場所●熱交換を良くするために風通しの良い所を選定してください。
メンテナンススペース・可燃物からの離隔距離は、図１、図２にしたがってください。
風通しの悪い所や室外ユニットを多数設置する場合は、ショートサーキットの無い様十分なスペースを確保してください。
●パッケージエアコンの前面パネルの300mm以内に配管、配線等を施工しないでください。圧縮機のメンテナンススペー
スとして必要です。
35㎝以上

壁高さ50㎝以下

2m以上

95㎝以上

10㎝
以上

10㎝
以上

10㎝
以上

壁高さ
制限なし

50㎝
以上

壁高さ
制限なし

95㎝以上

5㎝以上

＊5㎝以上
壁高さ150㎝以下＊6㎝以上

ガスヒートポンプエアコンの場合

サービス用通路として35㎝以上

95㎝以上

正面側

正面側

10㎝以上

正面側

95㎝以上

95㎝以上

パッケージエアコンの場合

10㎝以上

10㎝以上

55㎝以上

サービス用通路として35㎝以上

ー
冷

ら
。

施工編

55㎝以上

、
据
い。

95㎝以上

い。

1. 室外ユニット据付工事

10㎝以上

背面側

10㎝以上

10㎝以上

ガスヒートポンプエアコンとパッケージエアコンが混在する例
図1：メンテナンススペース③降雪地域では、雪よけの屋根および囲いを必ず取り付けてください。
降雪地域以外でも屋根等から製品への落雪が懸念される場所へ設置される場合は、雪よけの屋根（防雪フード等）を取り付けてください。
（フードは天面にある冷却水補給口が使用できるよう設置してください。）
・防雪フード等を取り付ける場合、防雪フード内で排気ガスが凝縮すると、室外ユニット錆の原因となりますので、防雪フードの外へ排気延長してください。

15
以上

15以上

（平面図）

1以上

1以上

60以上

（正面図）

図2：ガスヒートポンプエアコンの可燃物からの離隔距離（㎝）-３-

ACXF60-17891.indd

3E-4

2021/01/12

15:45:44

1. 室外ユニット据付工事

施工編④運転音や吹出口で隣家に迷惑がかからないよう考慮してください。
特に隣家との境界線では「環境基本法第16条」の規定に基づく騒音に係わる環境基準を満たすように設置してください。
⑤本エアコンでは、ノイズで他の電気機器などに影響を及ぼす場合がありますので、テレビ、ラジオ、ステレオ、インターホン、パソコン、ワープロ、電話などの本体、およびアンテナ線、信号線、電源コードなどからは十分な距離（3m以上）を置いて、エアコン本体（室内外ともに）の据え付けおよび配線方法を考慮してください。
⑥冷媒配管の長さは、表１－１～１－５の範囲以内になるように据付場所を選定してください。
●冷媒配管のサイズおよび長さは、各機種用の説明にしたがって選定してください。
●本書は、新設用を対象としています。リニューアル用は、カタログ・納入仕様書等でご確認ください。

表１

ガ
液

※

注意（各機種共通）
主配管
水平線
室内
※配管分岐には必ず、R410A用分岐管（別売品）ご使用ください。 （水平）１．別売の分岐配管（）およびヘッダー配管の使用上のご注意は同別売品に同梱されていますので、必ず参照してください。
２．現地手配のＴチーズ分岐配管（L3が２ｍ以内のみ）での取付方向は、
主配管を水平または垂直にし、各分岐配管口方向は主配管が水平使用なら水平に対してプラス角度にし、垂直使用なら向きは自由ですが、分岐配管に１度立ち上がり部を付けるようにしてください。
Ｔチーズ先端部は、必ず密着溶接にしてください。
また、Ｔチーズ内の冷媒流路をふさがないように各接続配管の挿入寸法を注意してください。必ず汎用のＴチーズをご使用ください。
３．液管（分岐配管（現地手配））には市販のＹ形ジョイント（）は使用しないでください。

表１

室外

水平線

室内

プラス角度にする（15°～30°）

ガ
（m

密着溶接
室内
図３ 水平使用の場合
密着溶接

液
（m

※

主配管（垂直）
角度自由

※

室内
L3＜2m

※
※

室内

表１
シス

室外
図４ 垂直使用の場合
表１－１

システム制限・冷媒配管長・据付高低差の範囲
形式
室外ユニット相当馬力

室外ユニットに対する室内ユニットの容量比率
最小接続可能室内ユニット容量
室内ユニット接続可能最多台数項

280+560
280+7103035最小）合計室外ユニット容量の50％最大）合計室外ユニット容量の130％22形（0.8馬力相当）以上
48台

目

記 号
内
容
最大許容配管長
L1△L=（L2-L4） 第一分岐（最初の分岐）からの最大長と最小長の差
許容配管長
主管（最大配管径）の最大長
LMℓ1,ℓ2～ℓ48 各分岐配管の最大長L5
室外分岐配管長
室外ユニットが上
室内ユニットとH1
室外ユニット間最大 室外ユニットが下
許容高低差
H2
室内ユニット間最大
H3
室外ユニット間最大許容分岐配管長
現地手配によるTチーズ分岐管
L3（ヘッダー分岐）最初のＴチーズから先端の密着部分までの最大長280+850
40

71
45
35
28
16
5

配管長（m）≦170（相当長200）≦707≦LM≦120≦30≦7≦50≦35 ※1
≦α ※2
1

※
※
※

表１
室外

≦2

配

※１ 外気温度10℃以下での冷房運転は30m以下としてください。
※２ 室内ユニット間許容高低差（α）は、第一分岐からの最大長と最小長の差（△L）により求めます。
△L
α＝35－（ただし、０≦α≦15）2※３ バランス管の長さは10ｍ以内

室内
接
（ １

●室外ユニット群と室内ユニット群を接続する配管は集合された１対の主管となります。

配最大配管長が90m（相当長）を超える場合は、主管の配管サイズを液管・ガス管ともに1ランクサイズアップしてください。
サイズ選定を誤ると所定の性能が確保できなくなりますのでご注意ください。

注-４-

ACXF60-17891.indd

4E-5

2021/01/12

15:45:44

1. 室外ユニット据付工事

表１－２

室外配管／主管サイズ （※１）

。
ン

する
）

。

施工編

室外配管

ガス管（mm）
液 管（mm）

主管
室外ユニット（総）容量（kW）
85
100
112
56
71
85
φ28.58
φ31.75
φ31.75（φ38.1）
φ38.1（φ38.1）
φ15.88
φ19.05
φ19.05（φ22.22）
φ19.05（φ22.22）28
φ22.22
φ9.52※１ 最大配管長が90m（相当長）を超える場合は、主管の配管サイズを液管、ガス管ともに（ください。（レデューサーは現地手配となります）
表１－３）内のサイズにして分岐後の主配管サイズ （※１）（※２）
室内ユニット接続配管

ガス管
（mm）

～5.6

～16.0

φ12.7

φ15.88

液管（mm）

分岐後の主配管
分岐後室内ユニット容量（kW）※4
～16.0
～28.0
～35.5
～45.0
～71.0 ～101.0 101.0超
～22.4
～28.0
φ28.58
φ31.75
φ15.88 φ22.22 φ25.4
φ38.1
φ19.05 φ22.22（φ19.05）（φ25.4）（φ28.58）（φ31.75）（φ38.1）
φ9.52（φ12.7）

φ9.52

φ12.7
（φ15.88）

φ15.88（φ19.05）

φ19.05（φ22.22）※１ 分岐後の主配管サイズは主管を超えないように選定してください。（主管サイズを超える場合は、主管サイズとしてください）※２ 最大配管長が90m（相当長）を超える場合は、分岐後の主配管サイズを液管、ガス管ともに（ ）内のサイズにしてください。ただし、ガス管サイズはφ38.1までとしてください。
※３ 液管サイズはφ22.22までとしてください。
※４ 上表において、“～＊＊”とは“＊＊kW以下”を意味します。
表１－４ 分岐配管・ヘッダー配管の選定
システム主管と室内ユニット配管の分岐は、下記分岐配管セットおよび配管セットを適用してください。
分岐配管サイズ ※1

分岐後の容量

ガス管
（mm）

液管
（mm）

分岐配管品番分岐配管

APRP160B

APRP680B

ヘッダー配管SGPSGPSGPSGPPCH1400K HCH280M HCH280K HCH560K

φ31.7571.0kW超～φ19.05●●45.0kW超～71.0kW以下 φ28.58
φ15.88●●●35.5kW超～45.0kW以下 φ28.58
φ12.7
●
●
●
●（※3）
28.0kW超～35.5kW以下 φ25.4
φ12.7
●
●
●
●
●（※3）
16.0kW超～28.0kW以下 φ22.22
φ9.52
●
●
●
●（※3） ●（※3）
5.6kW超～16.0kW以下 φ15.88
φ9.52●●（※3） ●（※3） ●（※3） ●（※3） ●（※3）●●（※3） ●（※3） ●（※3） ●（※3） ●（※3）
5.6kW以下 φ12.7（※2） φ9.52※１ 主配管サイズを超えないように選定してください。
※２ 5.6kW以下の場合でも、分岐後の室内ユニットが２台以上の場合は、ガス管径をφ15.88としてください。
※３ 同梱されているレデューサーでは配管径が合わないため、現地にてレデューサーを別途手配が必要です。
表１－５ 室外ユニット・室内ユニット接続配管
室外ユニット接続配管
形
式
U-ESH280
（L５）
相当馬力
10
φ22.22ガ ス 管（mm）
φ9.52
配管サイズ
液
管（mm）
バランス管（mm）
室内ユニット
接続配管
22形式（ １～ 48） 相当馬力
0.8
ガス管（mm）
配管サイズ
液 管（mm）

28
1

36
45
1.3 1.6
φ12.7

U-GSH560
U-GSH710
2025
φ28.58
φ15.88
φ6.35
56
2

71
2.5
φ9.52

80
3

U-GSH85030
φ31.75
φ19.0590 112 140 160
224
280
8
10
3.2
4
5
6
φ15.88
φ22.22 φ25.4
φ12.7

注） 1～ 48の最大長は30m以下としてください。

-５-

ACXF60-17891.indd

5E-62021/01/12

15:45:45

1. 室外ユニット据付工事

施工編

据

①ガ

H3
L2
L5

LM
Tチーズ分岐配管の場合（ヘッダー分岐方式）
L3

バランス管
LB

LA

L5

増設用

第一分岐

記号説明

4

LE

5

6

7

L1
H1

●室
よ

48

40㎝以内

LF

：分岐管（別売品）：ボールバルブ（別売品）：Tチーズ（現地手配）：密着（ピンチ）溶接

LD

LC

40㎝以内

L4

増設用

1

LG

最終分岐後の室内ユニット高低差
最終分岐後の室内ユニット間
高さは、４ｍ以下にしてくだ
さい。

H2

LH

4m以下
（α以内）

2

3

最終分岐後の室内ユニット間
高さが、止むを得ず４ｍを超える場合には、上下（２：１）に振り分けてください。

2X（m）
4m超の場合
以上
（α以内）
X（m）

図５：配管設計の概要⑦システムにチャージされた全冷媒量（出荷時の冷媒チャージ量＋必要冷媒追加チャージ量）が80kgを超える場合は、冷媒量を減らす処置をしてください。出荷時の冷媒チャージ量と必要冷媒追加チャージ量については12ページを参照してください。。
⑧限界濃度の確認をしてください。

マルチ形エアコンに使用している冷媒（R410A）は、それ自体は無毒不燃性の安全な冷媒ですが、万が一、室内に漏れた場合その濃度が許容値を超えるような小部屋では、窒息等の危険があり許容値を超えない対策が必要です。日本冷凍空調工業会では、「マルチ形エアコンの冷媒漏えい時の安全確保のための施設ガイドライン」（JRA GL-13:2012）の中で冷媒の限界濃度を定めています。
地下の最下層以外の場合、限界濃度はシステムにチャージされた全冷媒量／居室容積≦0.42kg/m3 （R410A機種）と、決められています。
この条件を満足しない場合は、対策（警報、換気、安全しゃ断弁）の内、二つを設置するか、システムの見直しが必要となります。
ただし、地下の最下層の場合や冷媒の種類によっては、限界濃度や対策処置の必要数が異なります。
詳細は技術資料、JRA GL-13をご覧になるか、別紙【お客様ご相談窓口】へお問い合わせ下さい。
図６

●基
建
は
施
中
●ア
１
２
３
４
（注
●パ
「3

特定システムの許容冷媒チャージ量と必要な対策［R410A冷媒］〈地下の最下層以外の場合〉

250

居室容積（m3）

200

限界濃度

150

100

冷媒濃度がこの範囲に入る場合は、対策（警報、換気、安全しゃ断弁）の内、二つを設置するか、システムの見直しが必要になります。

50

0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

マルチ形エアコンシステムの全冷媒チャージ量（kg）-６-

ACXF60-17891.indd

6E-7

2021/01/12

15:45:45

1. 室外ユニット据付工事

施工編

据付工事上のご注意①ガスヒートポンプエアコンの基礎形状●基礎はコンクリート等でつくり、水はけのよい堅固で水平な基礎にしてください。
不備があると、室外ユニット転倒によるガス漏れ･ケガの原因になることがあります。
●水準器を使用して、基礎の水平確認をしてください。
水平が保たれていないと、故障の原因になることがあります。
●室外ユニット設置時に図7に示すように、必ず指定のサイズのアンカーボルトを取り付け、しっかりと固定してください。室外ユニット転倒によるガス漏れ･ケガの原因になることがあります。

1

25

160

●室外ユニットは、室外ユニット底の接地面全面に均等に荷重が掛かるよう防振マットを敷き、防振効果を損なわない
ように固定してください。
a
図７：基礎図c±2
20～30（ベタ基礎）

160

b

合

d±2

基礎

防振マット
25

冷
て

100

e

100

M12
アンカーボルト

f
単位：mm

表２
a（mm）
上 設 置
1,700以上
560形
防振架台（無） 1,850以上
710形 屋上設置
防振架台（有） 2,000以上
地 上 設 置2,100以上
850形
防振架台（無）屋上設置
防振架台（有） 2,200以上
地

b（mm）
1,170以上
2,000以上

c（mm）

d（mm）

e（mm）

1,000

1,040

1,450

1,000

1,040

1,826

1,170以上
2,000以上

f（mm）
120以上
140以上
120以上
140以上

●基礎の浮き上がり防止のために、下記のことを必ず実施してください。
建築設備耐震設計・施工指針（日本建築センター発行）によるベタ基礎を単に床スラブ上に置いたタイプ（A－aタイプ）
は基礎の浮き上がり防止のために表２以上の寸法が必要になります。これより小さくする場合には、建築設備耐震設計・施工指針に準じ、基礎と建築物を鉄筋で連結する等の対応をしてください。例としては、建築設備耐震設計・施工指針の中の「基礎」の項に述べられている、基礎形状がＡ―ｂ、Ａ―ｃ、Ａ―ｄ、Ａ―ｅのタイプのものが挙げられます。
●アンカーには、下記のタイプを使用してください。ボルトサイズは、いずれもM12を使用してください。
１．埋込式―Ｌ形／ＬＡ形／ヘッド付ボルト／Ｊ形／ＪＡ形
２．箱抜式―Ｌ形／ＬＡ形／ヘッド付ボルト／Ｊ形／ＪＡ形（基礎ｆ寸法は、180mm以上としてください。）
３．後打ち式樹脂アンカー
４．後打ち式おねじ形メカニカルアンカー（注）後打ち式めねじ形メカニカルアンカーは使用しないでください。
●パッケージエアコンの据付は、パッケージエアコンに添付してある「据付工事説明書 据付工事担当のかたへ」の「3.据付場所」を参照してください。

-７-

ACXF60-17891.indd

7E-82021/01/12

15:45:46

1. 室外ユニット据付工事

施工編

③ガ
排

図８

●

●

燃料ガス入口
Ｒ3/4オネジ●213

排気ドレン口560/710形

60
422

【
213

60
422

凝縮ドレン口排気ドレン口

単位：mm

80
150

凝縮ドレン口

80
150

22

22

燃料ガス入口
Ｒ3/4オネジ

●

●

850形

②ガスヒートポンプエアコンの燃料配管工事
室外ユニット燃料ガス配管は②圧力取出口タップ、③ストレーナー、⑤配管支持金具の機器を必要に応じ、取り付けてください。（図９参照）
元バルブは燃料ガス配管経路サービスのため、必ず取り付けてください。

○排

室
に
さ
排
パ

図９：燃料配管構成図●燃料ガス配管の元バルブと室外ユニットの間には強化ガス
ホースまたは液化石油ガス継ぎ手金具付き低圧ガスホースを用いてください。またガスホースまでの接続部分を短くするなど、室外ユニット燃料ガス口に過大な力や衝撃が加わらないようにしてください。
燃料ガス漏れによる、火災・爆発などの原因になることがあります。
●燃料ガス配管経路は、配管支持金具を取り付けるなどの過大な力や衝撃が加わらないようにしてください。特に通路上に設置される場合には、十分な配慮をしてください。燃料ガス漏れによる、火災・爆発などの原因になることがあります。
【降雪地域では燃料ガス配管経路に雪害に対する保護を施してください。（図10）】●設置工事後、燃料ガス配管経路からガス漏れがないことを確認してください。燃料ガス漏れによる火災・爆発などの原因になることがあります。
●ガス漏れが発生した場合の安全確保のため、室外ユニットの周辺には通気を良くし、ガスが滞留しないようにしてください。
滞留ガスによる、火災・爆発などの原因になることがあり
ます。

注

・
①強化ガスホース②圧力取出口タップ③ストレーナー④元バルブ⑤配管支持金具⑤④②③
図10：燃料配管保護例

①

●ド
山
●一
込
ト
ま
●寒
●排
●凝
（凝
だ
※

保護カバーなど

燃料ガス配管-８-

ACXF60-17891.indd

8E-92021/01/12

15:45:47

８

けて

1. 室外ユニット据付工事

施工編③ガスヒートポンプエアコンの排気ドレン水配管工事
排気ドレン口（図8）に付属の排気ドレンホースを接続し、下記の注意事項にしたがって配管工事を行ってください。

●室外ユニットの排気ドレンをふたのある排水桝、溝等に接続する場合や、同一箇所に排出する場合は、図12のように排気ドレン中の排気ガスを大気に放出する配管仕様にしてください。（受側配管の口径は、呼び径50A
以上としてください。）排気ガスが建物内、室内外ユニットに流入し、中毒や機器腐食などの原因になります。
●室外ユニット排気ドレン配管と他のドレン配管（室外ユニット凝縮ドレン配管、室内外ユニットドレン配管等）とは、共用しないでください。排気ガスが建物内、室内外ユニットに流入し、中毒や機器腐食の原因になります。

●室外ユニットを屋上に設置する場合、図13のように排気ドレンは排気ドレン配管を延長して、排水口に排出してください。
【禁止】コンクリートや防水シート、鋼板屋根等の表面に直接排出しないでください。
コンクリート表面の汚損や防水シートの破損、鋼板屋根の変色、穴あき等の原因になることがあります。
●排気ドレンホース（付属品）は、図11のようにホースバンドで確実に固定してください。排気ドレン水が漏れ、機器腐食などの原因になることがあります。
●排気ドレンホース（付属品）取り付けおよび排気ドレン水配管工事の際、排気ドレンホースの折れ・つぶれ等で排気ドレンホースが閉塞しないようにしてください。排気ドレンホースが閉塞すると、エンジン燃焼不良となり、機器の故障になることがあります。
○排気ドレンホースの取付方
室外ユニットの排気ドレン口（パイプ口）（図8）に排気ドレンホース（付属品）を取り付けてください。（図11参照）
排気ドレンホースは、室外ユニット 電装ボックス
パネルの裏側に同梱されています。
注

室外ユニット

背面側

排気ドレン口（パイプ口）

図11

意・ホースバンドの爪の向きは、下側にして取り付
けてください。

排気ドレンホース（室外ユニット付属品）

ホースバンド（爪の向きは下側）●ドレン配管は1/50以上の下り勾配とし、口径を縮管しないでください（図12,13）。また、配管の途中にトラップや山越えを作らないようにしてください。
●一本の排気ドレン配管に複数台の室外ユニットを接続する場合は、排気ガスが逆流しないようにドレンホースの差し込み部をいったん大気に解放（受側配管の口径は、呼び径50A以上）してください。排気ガスが停止中の室外ユニッ
トに逆流すると、起動失敗、エンスト、機器内部の腐食などのトラブルの原因になることがあります。
また、風の影響を受けるところではドレン水が飛散しない措置を講じてください。
●寒冷地にて排気ドレン配管が凍結する恐れのある場合は、ヒーターを巻くなど凍結の防止をしてください。
●排気ドレン配管の部材は硬質塩ビ管もしくはステンレス管を使用してください。
●凝縮ドレン水が出ますので、排水のよい所へ設置してください。
（凝縮ドレン口（図8）は特に配管をする必要はありませんが、配水管を敷設する場合は、上記注意事項に留意してください。）※凝縮ドレン口からは、機械室内の冷媒配管凝縮水が出ます。空気熱交換器凝縮水および機器に入った雨水は、両側
中央部の排水口から排出されます。

-９-

ACXF60-17891.indd

9

E-10

2021/01/12

15:45:47

1. 室外ユニット据付工事

施工編

排気ドレン配管

排気ドレン配管排水桝

排水口

排気ドレンホース

下り勾配
1/50以上配管の接続③

排気ドレンホース

大気開放（配管サイズ呼び径
50A以上）

図12：排気ドレンを排水桝に接続する場合

大気開放（配管サイズ呼び径
50A以上）

下り勾配
1/50以上

図13：排気ドレンを排水口に接続する場合

据付手順

配管を準備、加工します②

ガスヒートポンプエアコンの室外ユニットを吊り上げて搬入する場合●ユニットベースの吊り金具にロープを４箇所かけて 1m
吊り上げてください。
以上●ロープをかけるときは、外装にキズが付いたり、変形しないように、当て木などを用いてください。また、配管接続部にロープが掛からないようにしてください。
●クレーンで吊り上げる際に、クレーンフックの位置
は1m以上離してください。
●パッケージエアコン室外ユニットを吊り上げて搬入する場合は、室外ユニット添付の注意ラベルを参照
してください。

ロープ
当て木

背面

④

配管の気密試験および真空引きを行います

室外ユニットを固定します①

側面●室外ユニットを搬入する場合は、横倒しにしないでください。機器が損傷し、故障の原因になります。

配管
接続部●材質：JIS H 3300「銅管及び銅合金継目無管」
りん脱酸銅（C1220）●配管サイズ：新設する配管サイズを表1-2～1-5
より選定してください。
配管の肉厚は、表3によるものをご使用ください。

●パイプ切断後は、必ずバリ取りを行い、正しい
端面に仕上げてください。
（分岐配管（別売品）も同一です。）

図14

表３
外形
φ9.52
φ12.7
φ15.88
φ19.05
φ22.22
φ25.4
φ28.58
φ31.75
φ38.1
φ44.45

配管サイズ（mm）
肉厚
タイプ
T0.8
T0.8
O材
T1.0
T1.0 ※
T1.0
T1.0
1/2H材
T1.0
またはH材
T1.1
T1.35
T1.55

図15
●配管の曲げ加工をする場合は、配管外径の４倍以上の曲げ半径で加工してください。
●配管の切断・曲げ加工をする際には、配管のつぶれ、キズ等に注意してください。

●リニューアルの場合も、フレアナットは第２種（R410A用室内ユニット、別売品に付属）を使用してください。
※液管として、φ19.05の配管をフレア加工する
場合は、肉厚T1.2の配管を使用してください。

管端部は、キャップまたはテーピングによりシールして、配管内へゴミや水分等の異物が入らないようにしてください。
機器が損傷し、故障の原因になります。

-10-

ACXF60-17891.indd

10

E-11

2021/01/12

15:45:49

口

③

配管の接続

管

1. 室外ユニット据付工事

径

施工編

１．配管接続パネルのバランス管用のノックアウト穴を打ち抜く。
２．配管接続パネルからガス管および液管の固定ゴムを取りはずす。
３．ガス管、液管を接続し、ろう付を行う。
４．ノックアウト穴を通してバランス管を閉鎖弁に接続し、フレアナットを締め付ける。
（締め付けトルク 16±2Nm）
５．ガス管、液管の固定ゴムを元通りに復元し、バランス管の固定ゴム（付属品）も取り付ける。
●パッケージエアコンの配管の接続は、パッケージエ
アコンの「据付工事説明書 据付工事担当のかたへ」「3.据付場所」を参照してください。
注意
ろう付作業の前に必ず実施してください。
●固定ゴムは熱に弱いので、ろう付前に必ず取り外してください。
●ろう付の熱で、機械内部の弁に損傷を与えないように、濡れウエス等で配管を冷却してください。
●酸化皮膜生成防止のため必ず配管内をチッソ置換してください。
（酸素、炭酸ガス、冷媒等は不可）●市販の酸化皮膜材（酸化防止剤）は、冷媒および冷凍機油に悪影響を与え、故障の原因となりますので使用しないでください。フレア接続（室内接続部等）を行う場合には、フレア加工部に冷凍機油を塗布してください。

バランス管

配管接続
パネル

ガス管固定ゴム
液管固定ゴム

ガス管

液管

減圧弁

バランス管
液管
ガス管

図16

配管の気密試験および真空引きを行います④ ガスヒートポンプエアコンは、高圧ガス保安法により気密試験が義務づけられていますので、下記の要領にて実施し、接続部からの漏れのないことを確認してください。
●ガス管、液管およびバランス管のサービスポートに窒素ガス、真空ポンプ等を図17の通りに接続してください。このとき、ガス管、液管およびバランス管の閉鎖弁は“ 閉 ”のままです。

閉鎖弁のサービスポートに、R410A 用コントロールバルブ（ムシ押しバルブ）
を接続する
必ず守る

（チャージホースを取りはずしの際、冷媒漏れによる凍傷の原因）

窒素で気密試験圧力（3.3MPa）まで上げ、漏れのないことを確認する（冷媒漏れによる酸欠事故の原因）【気密試験方法】●加圧は一度に気密試験圧力規定値まで昇圧させないで、徐々に行ってください。
①0.5MPaまで加圧し、5分間放置し圧力低下のないことを確認してください。
②1.5MPaまで加圧し、5分間放置し圧力低下のないことを確認してください。
③試験圧力は、3.3MPaまで昇圧し、約1日放置した後、圧力が低下していないことを確認してください。
④気密試験は、周囲温度が1℃低下すると圧力が約0.01MPa低下しますので、圧力補正を行ってください。補正式を下記に示します。
測定時絶対圧力＝（加圧時絶対圧力）×（測定時温度＋273）（加圧時温度＋273）⑤圧力低下が認められた場合は漏洩があるので、必ず補修し再度気密試験を行ってください。

-11-

ACXF60-17891.indd

11

E-12

2021/01/12

15:45:51

1. 室外ユニット据付工事

施工編⑤

冷媒の追加チャージ

配管の気密試験および真空引きを行います④ 【真空引き・真空乾燥方法】●気密試験終了後、室内ユニットおよび配管内の真空引きおよび真空乾燥を行ってください。
①室外ユニットのガス管、液管およびバランス管の閉鎖弁が全閉であることを確認してください。
②ガス管、液管およびバランス管のサービスポートに真空ポンプ、真空ゲージを図17のとおりに接続
してください。
③室内ユニットおよび配管内の真空引きおよび真空乾燥を行ってください。
④真空ゲージがゲージ圧-0.1MPa（絶対圧0.6kPa（5Torr））以下まで真空引きを行ってください。
⑤-0.1MPa以下になってから1時間以上真空ポンプを連続運転し、真空引き（真空乾燥）を行ってください。
⑥バルブAを全閉し、真空ポンプに接続されているホースをゆるめ、真空ポンプを停止してください。
⑦1時間放置後、⑥終了直後よりも真空ゲージの圧力が上昇していないことを確認し、真空乾燥を終了
してください。

真空ゲージの圧力が上昇していた場合、配管内に水分が残っているか、漏れ箇所があります。
●配管内に水分が残っていることが考えられる場合は、正圧になるまで乾燥窒素を充填（0.05MPa（ゲージ圧）まで加圧）してから、再度真空引き・真空乾燥を行ってください。
（正圧に戻す際、湿った空気を配管内に入れないようにするためです。）●漏れ箇所がある場合は、漏れ箇所を補修して、気密試験を行い、真空引き・真空乾燥を行ってください。
減圧弁

液管

圧力計

バランス管
サービス
ポート

冷媒容器
R-410A

真空ゲージ
バルブA

ガス管

サイホン管
重量秤
真空ポンプ
（逆流防止
機能付き） このバルブを閉めてゲージ値を確認
必ず、真空ゲージがゲージ圧-0.1MPa（絶対圧0.6kPa（5Torr））以下
を確認のこと。
図17

ご注意●必ず全サービスポートから同時に行ってください。
●最初のユニット間配管の気密試験は、室外ユニットに接続しないで配管単独でのチェックを推奨します。
●気密試験は、必ず窒素だけを使用してください。（酸素、炭酸ガス、冷媒等は不可）●真空ゲージを必ず使用してください。ゲージマニホールドのゲージでは真空度が正確に読み取れません。
●真空ポンプは逆流防止機能付きのものを使用してください。真空ポンプ停止時に真空ポンプ封入オイルが逆流するおそれがあります。
※各サービスポートは逆止（ムシ付き）弁になっています。

-12-

ACXF60-17891.indd

12

E-13

2021/01/12

15:45:51

1. 室外ユニット据付工事

冷媒の追加チャージ⑤

施工編

フロン排出抑制法

第一種特定製品

１）フロン類をみだりに大気中に放出することは禁じられています。
２）この製品を廃棄・整備する場合には、フロン類の回収が必要です。
３）冷媒の種類及び数量は、室外ユニットの製品銘板に記載されています。
４）冷媒を追加チャージした場合やサービスで冷媒を入れ替えた場合には、室外ユニットの電装ボックス前パネル裏面の記入欄に必要事項を必ず記入してください。
５）使用しているフロン類の地球温暖化係数は、2090です。
表4

必ず液の状態でチャージします。
●出荷時の冷媒チャージ量は表４の通りです。
液管サイズと長さおよび表５より算出される配管分冷媒追加量と表６の機器追加チャージ量と下記の式より室内ユニット能力（冷房能力（kW））の合計に応じて算出される室内ユニット補正冷媒量とを足し合わせた必要冷媒追加チャージ量をチャージしてください。
［室内ユニット補正冷媒量（リ）（kg）］＝0.1×［室内ユニット能力（冷房）の合計（kW）］＋0.3
必要冷媒追加チャージ量（k ）＝ ｛456×（イ）＋366×（ロ）＋259×（ハ）＋185×（ニ）＋128×（ホ）＋56×（ヘ）＋26×（ト）｝×0.001＋機器追加チャージ量（チ）＋室内ユニット補正冷媒量（リ）（イ）：液管 φ25.4の総長（m）（ハ）：液管 φ19.05の総長（m）（ホ）：液管 φ12.7の総長（m）（ト）：液管 φ6.35の総長（m）（リ）：室内ユニット補正冷媒量（ロ）：液管 φ22.22の総長（m）（ニ）：液管 φ15.88の総長（m）（へ）：液管 φ9.52の総長（m）（チ）：機器追加チャージ量（表6）形式
ESH280
GSH560
GSH710
GSH850

出荷時の冷媒チャージ量（k ）9.5
11.5

表5：冷媒チャージ量
液管サイズ 1mあたりの追加（mm） チャージ量（ /m）
φ6.35
26
φ9.52
56
φ12.7
128
φ15.88185
φ19.05259
φ22.22
366
φ25.4
456
表6

●必ず重量秤を利用して正確にチャージしてください。
●チャージ方法
真空引き後にゲージマニホールドのガス管側のバルブを全閉にし、ガス管側に冷媒をチャージできないようにした後、液管側のバルブよりチャージ
してください。このとき、各バルブは“全閉”のままです。ガス管側に液冷媒をチャージしますと圧縮機の故障の原因となります。
●所定量チャージできなかった場合は運転しながら低圧側より必ず液状にてチャージしてください。（試運転時に行ってください。）
このとき、各バルブは“全開”です。
●R410A冷媒は液バック防止のため、量を調整しながら少しずつチャージ
してください。
●チャージ完了後は、各バルブとも“全開”にしてください。

機器追加
チャージ量（k ）2.0
ESH280
3.5
GSH5605.0
GSH7109.5
GSH850
形式

ピンク
サイホン管

液冷媒

R410A用冷媒ボンベ

注意●冷媒の追加チャージは、液チャージを厳守してください。
●R410A用冷媒ボンベの色は灰色の素地に、ボンベ上部はピンク色となっています。
●サイホン管の有無を確認してください。
（ボンベ上部にラベルで表示してあります。）●据え付けに使用する器材には、冷媒・圧力・冷凍機油の違いにより、従来の冷媒（R22・R407C）の工具とは併用できるものと併用できないものがありますので注意してください。
特にゲージマニホールドは、GHP専用工具としてR410A用ゲージマニホールドを用意し、使用してください。
●限界濃度の確認を必ず行ってください。
●各バルブを全開にする際に「閉鎖弁の開け方」（ 13ページ）の項を必ず参照してください。
●作業完了後、サービスポートにキャップ（袋ナット）を規定の締付トルクで取り付けること。
【締付トルク：10.8±1.0 N･m】

●冷媒配管長と追加チャージ量の記入
ガスヒートポンプエアコンに“記入ラベル”がありますので、各所定欄に冷媒配管長と追加チャージ量等の内容を記入してください。各所定欄に記入後、電装ボックス前パネル裏側へ貼り付け、その上から“シール用ラベル”を貼り付けてください。
（“記入ラベル”、“シール用ラベル”は付属品の中に同梱してあります。）

後日のメンテナンス時に必要になりますので、必ず記入してください。

-13-

ACXF60-17891.indd

13

E-14

2021/01/12

15:45:52

1. 室外ユニット据付工事

施工編

防配管外装を仕上げます

⑥

●屋
な
が
り
さ
●防
倉
●冷
必

●すべてのユニット配管は分岐配管も含め、必ず断熱してください。特に高温多湿の環境下では、断熱材の表面が結露しやすいので、JIS A 9501に準じた十分な厚みの断熱材を選定してください。
また、断熱材の端や継ぎ目は水分の浸入がないように、隙間をふさぐ処理をしてください。断熱が不足すると水漏れ・露たれ等の原因になることがあります。
断熱材
化粧テープ
断熱材の選定の目安は、設備設計ガイドに記載して（雨水浸水防止）いますのでそちらを参考にしてください。断熱材は、 （耐熱120℃以上）
ガス管には120℃以上、液管には80℃以上の耐熱性のある断熱材を使用してください。
●電源配線と操作線は別々の配管を通してください。
同一配管内を通すとノイズや誘導の影響を受け、誤作動の原因になります。

断熱材

操作線

液管

ガス管
図18

閉鎖弁の開け方
ガスヒートポンプエアコン室外ユニットの閉鎖弁にはボールバルブを使用していますので、90度回転で開閉が可能です。
以下の手順で確実に操作してください。パッケージエアコンの閉鎖弁の開け方は、パッケージエアコンの「据付工事説
明書 据付工事担当のかたへ」の「3.据付場所 ⑥冷媒の追加チャージ」を参照してください。
１．キャップをはずす。
２．タブを左回し（反時計回り）で90度ゆっくり、確実に回す。
（ガス管、液管、バランス管ともに）90度回した（ストッパーに当たった）位置で全開です。
それ以上は無理な力で回さないでください。
注意

タブを90度回してください

全開

全閉●閉鎖弁は必ず全開で使用してください。
●ガス管、液管とバランス管とでは、タブの向きが90度異なり
ます。

警

●ガ
（図
所

ガス管、液管

3．キャップを閉める●キャップの締付トルク
液 管22.5 N･m
ガス管
22.5 N･m
バランス管 13.0 N･m
全開

全閉

冷

バランス管
図 19

防
絶
配
破

タブの回し方据付が終了したら

●本
制
“
本
・
・
●点
●フ
ま

●冷媒配管実長と追加チャージ量を記入してください。
ガスヒートポンプエアコン室外ユニットに“記入ラベル”が付属されています。各所定欄に内容を記入
し、電装ボックスパネル内部上部へ貼ってください。

エンジン搬送路について●施工の際には、右記外形寸法を考慮してエンジン搬送路を確保してください。
エンジン交換を要する場合に必要となります。

表7
形式
GSH560
GSH710
GSH850※（エンジン外形寸法（mm）
幅
奥行
高さ
670
（810）

640
（760）

梱包重量
（k ）

650
（700）

170

）内は、木枠梱包時の外形寸法です。

-14-

ACXF60-17891.indd

14

E-15

2021/01/12

15:45:52

す。
説

1. 室外ユニット据付工事

施工編

防振架台の使用について●屋上設置等で階下が居室や会議室など騒音・振動が問題になるような所に設置する場合には、防振架台を用いる必要があります。防振架台を用いた場合、振止ストップ等を取り付け、冷媒配管に無理がかからないように考慮してください。
●防振架台の取り付け等は、防振装置メーカー（特許機器㈱・倉敷化工㈱・ネミー㈱）の取扱説明書にしたがってください。
●冷媒配管の固定は、図20のように各室外ユニットごとに、必ず1.5m以上離れた場所で行ってください。
防振架台
配管固定部

1.5m以上

図20

防振架台を使用する場合、右図に示す配管接続は絶対に行わないでください。
配管各部にかかる荷重が過大になり、配管が破損する原因になります。

防振架台の使用例

液管
配管固定部

ガス管

図21

警戒票について●ガスヒートポンプエアコン室外ユニットに付属されている警戒票（図22）を、ガスヒートポンプエアコン室外ユニットの見やすい所へ貼り付けてください。

図22

警戒票

冷媒漏えい点検・点検記録簿について

フロン排出抑制法に基づく点検の実施および点検結果の点検整備記録簿への記載のお願い●本製品は「フロン排出抑制法」に定める「第一種特定製品」です。本製品を管理されているお客様は、フロン排出抑制法に基づく点検の実施および点検結果の点検整備記録簿への記載を行ってください。
“点検整備記録簿”には、機器を設置したときから廃棄するときまでのすべての履歴を記載してください。
本製品を設置後、以下の対応をお願いします。
・所定の点検の実施および点検結果の「点検整備記録簿」への記録
・今後の点検周期についてのお客様への説明●点検整備記録簿は、取扱説明書・据付工事説明書とともにお客様で保管していただくように依頼してください。
●フロン排出抑制法に基づく点検、点検整備記録簿、廃棄時のフロン類の回収の詳細については、お買い上げの販売店
またはサービス会社にお問い合わせ、または下記サイトをご覧ください。
一般財団法人 日本冷凍空調設備工業連合会
一般財団法人 日本冷凍空調工業会

http://www.jarac.or.jp/
http://www.jraia.or.jp/-15-

ACXF60-17891.indd

15

E-16

2021/01/12

15:45:53

1. 室外ユニット据付工事

施工編

●可

据付工事説明書据付工事担当のかたへ

万●小U-ESH280T1R＊

侵

室外ユニットには他に「電気工事担当のかたへ」「試運転担当のかたへ」の据付工事説明書が添付してあります。
必ず参照してください。

●ド

安全上のご注意

断

さ

●冷

１

■ 据付工事、電気工事は、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ確実に行ってください。
■ ここに示した注意事項は、「警告」、「注意」に区分していますが、いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。表示と意味は次のようになっています。

名

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

シ※ 据付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認するとともに“ 取扱説明書 ”にそってお客様に使用方法、お手入れのしかたを説明してください。また“ 据付工事担当のかたへ ”、“ 電気工事担当のかたへ ”は、“ 取扱説明書 ”とともに、お客様で保管いただくように依頼してください。

２

警告

1

● 据付、電気工事は、販売店または専門業者に依頼してください。

2

ご自分で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電・火災等の原因になります。
“ 電気工事担当のかたへ ”に従って確実に行ってください。
● 据付工事は、“ 据付工事担当のかたへ ”
据え付けに不備があると、冷媒漏れ、水漏れ、感電、火災等の原因になります。
「 電気設備に関する技術基準」、「 内線規程」および“ 据付工事担当のかたへ ”● 電気工事は、電気工事士の資格のある方が、“ 電気工事担当のかたへ ”に従って施工し、必ず専用回路を使用してください。
電源回路容量不足や施工不備があると、感電・火災の原因になります。
● 配線は、所定のケ－ブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケ－ブルの外力が伝わらないように確実に固定してください。接続や固定が不完全な場合は、発熱、火災等の原因になります。
● 小部屋へ据え付ける場合は万一冷媒が漏れても限界濃度を超えない対策が必要です。
限界濃度を超えない対策については販売店と相談して据え付けてください。万一、冷媒が漏洩して限界濃度を超えると酸欠事故の原因になります。
● 据え付けは、重量に十分耐えるところに確実に行ってください。
強度が不足している場合は、ユニットの落下により、けがの原因になります。
● 台風などの強風、地震に備え、所定の据付工事を行ってください。
据付工事に不備があると、転倒などによる事故の原因になります。
● 作業中に冷媒ガスが漏れた場合は換気をしてください。冷媒ガスが火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。
● 設置工事終了後、冷媒ガスが漏れていないことを確認してください。
冷媒ガスが室内に漏れ、ファンヒ－ター、スト－ブ、コンロなどの火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。
● エアコンの設置や移設の場合、冷凍サイクル内に指定冷媒（銘板に記載）以外の冷媒、空気等を混入させないでくだ
さい。
また、指定冷媒以外への入替えも行わないでください。破裂、火災、けが等の原因になります。
● 移設や修理時の冷媒回収は必ず冷媒回収機で行ってください。室外ユニットへの回収はできません。
室外ユニットへの冷媒回収を行うと破裂・けがなどの重大な事故の原因になります。
● 据付作業では運転する前に、次のことを確認してください。
・配管接続は確実に取り付け、漏れがないこと。
・サービスバルブの弁が開いていること。
サービスバルブが閉まった状態で圧縮機を運転すると、異常高温となり圧縮機などの部品の破損の原因になります。
また接続部で漏れがあると空気を吸い込むなどでさらに異常高温となり破裂、けがの原因になります。
● 気密試験に使用するガスはチッソを必ず使用し、酸素等は絶対に使用しないでください。
破裂、火災、けが等の原因になります。

（

3

4
●
●
●
●
5
●
●
●
●

注
6

7
8

-16-

ACXF60-17891.indd

16

E-17

2021/01/12（

15:45:54・・・

1. 室外ユニット据付工事

施工編

注意● 可燃性ガスの漏れるおそれのある場所への設置は行わないでください。

万一ガスが漏れてユニットの周囲に溜ると、発火の原因になることがあります。

● 小動物のすみかになるような場所、落ち葉が堆積する場所および雑草が生い茂る場所への設置は行わないで下さい。

す。

侵入した小動物が内部の電気部品に触れると、故障や発煙・発火の原因になることがあります。

● ドレン配管は、“ 据付工事担当のかたへ ”に従って確実に排水するよう配管し、結露が生じないよう保温してくだ
さい。配管工事に不備があると水漏れし、家財等を濡らす原因になることがあります。

● 冷媒配管の断熱は、この“ 据付工事担当のかたへ ”に従って確実に断熱してください。
断熱しないと、水漏れや、やけどの原因になることがあります。

内

１．付属品
名

に
当

称

形

状

個

数

名

称

保証書

紙

1

シール用ラベルシール

1

取扱説明書類（工事説明書を含む）

２．据付場所の選定

て

個

数

シール

1

紙

1 セット

その他の場合は、集合設置基準に準拠した本ユニットは“ 高圧ガス保安法 “” 冷凍保安規則 ”および高圧ガ ● 据え付けにしてください。
ス保安協会制定の“ 冷凍空調装置の施設基準 ”を満たすように （空調設備設計資料参照）
設置してください。
※ 50ｍｍ以上
壁高さ 500ｍｍ以下
2 設置スペース
300ｍｍ以上
熱交換をよくするために風通しのよいところを選定し、吹出空
気の流通を阻害しないようにしてください。
各部のスペースは、右図に従ってください。
横並びをしない設置方式も右図のスペースと同一です。
（詳細については室外ユニット設置基準を参照）
壁高さ
壁高さ
制限なし
制限なし
前面パネルの３００ｍｍ以内に配管、配線等を施工しないでください。
（圧縮機のメンテナンススペースとして必要です。）
3 基礎はコンクリート等でつくり、水はけをよくしてください。
またユニット設置時にアンカーボルト等が※ 50ｍｍ以上
取り付けられるようにしてください。
4 降雪が予想される地域では、次のような対策をしてください。
● 防雪ダクト・風向チャンバー ( 別売品 )、もしくは雪よけの屋根および囲いを取り付ける。
● 架台は最大積雪量より高くし、積雪で埋もれないように設置する。
※ 60ｍｍ以上
壁高さ 1500ｍｍ以下● 室外ユニット底板の下面に氷が成長しないよう、十分な高さに設置する。（最大積雪面より 500mm 以上あけることを推奨） ※ アンカーボルト位置を B か C（7 ページ参照）とする場● 屋根などから落下した雪やつららが室外ユニットに当たらない
合は、工事性の確保のため、隣のユニットや壁との距離よう設置する。
を十分にとってください。
5 室外ユニットからも、ドレン水が排出されますので次の点に注 （ユニット間 180ｍｍ以上、壁から 250ｍｍ以上）意してください。
※ 防雪ダクトを取り付ける場合は、据付穴の位置● 排出の良い場所を選んでください。
（A ～ C）にかかわらず、ユニット間 180ｍｍ以上としてください。
● ドレン水がたまってユニット周辺下部で凍結しないように、※ 正面と背面への通路を確保してください。
基礎１００ｍｍ以上の高さを確保してください。
● ドレンパンを取り付ける場合、室外ユニットを設置する前にドレンパンを設置する必要があります。
● 屋根材等に滴下による浸食のおそれがないか注意してください。
500ｍｍ以上

える

状（2 台設置例）

1

へ”形

手元電源スイッチ
注意ラベル

ま

す。
だ

す。

注意
6

次のような場所での設置は避けてください。
・海浜地区等、塩分の多いところ
・電圧変動の大きいところ・温泉地帯等、硫化ガスの発生するところ・電磁波を発生する機器のあるところ
・水や油（機械油含む）の飛散や蒸気の多いところ ・有機溶剤の飛散するところ
7 運転音や吹出風で隣家に迷惑がかからないように考慮してください。
特に隣家との境界線では「環境基本法第１６条」の規定に基づく騒音に係る環境基準を満たすように設置してください。
8 別売の風向チャンバー，防雪ダクトを使用される場合はいくつかの規制内容（注意点）がありますので、必ず空調設備設計資料を参照してください。

-17-

ACXF60-17891.indd

17

E-18

2021/01/12

15:45:54

1. 室外ユニット据付工事

施工編

2

３．据付場所●●

1 ユニットの設置

1● 製品を吊り上げる場合はユニット貼付の注意ラベルを参照してください。
● ユニットの固定はアンカーボルト（M12）等で足を強固に固定してください。
● 防振ゴム、架台等は必ず足の奥部までを受けるようにしてください。
また上部からの固定用ワッシャーは据付固定穴より大きい物を使用してください。
（アンカーボルト固定位置）
単位：mm

280 形
風向

18

１８

７４０（据付穴ピッチ）
７７０

１５

据付穴（１５×２1長穴）

Ｄ

Ｄ

Ｄ

防振材

Ｅ

Ｅ
Ｈ→

Ｅ
据付穴ピッチＣ：730

据付穴ピッチＢ：730

Ｄ

↑Ｆ

Ｄ

据付穴ピッチＡ：964

防振材

Ｇ→
Ｄ

前パ
ねじ８

252

Ａ：９６４（据付穴ピッチ）※配管前取り出しの場合

1000
１５

Ｂ：７３０（据付穴ピッチ）※配管下取り出しの場合
Ｃ：７３０（据付穴ピッチ）

風向

風向（据付穴詳細）

防振材

Ｅ

Ｄ

Ｄ

（脚部詳細図）注

防振ゴム・架台等は下図のとおり、底板脚の４か所を受けるようにしてください。（下図の単位：mm）
脚

基礎

※７１

防振材

アンカーボルト
ワッシャー
防振材

※１００

※１００

基礎

基礎

Ｆ矢視（Ｄ・Ｅ部）

打ち抜
バリを
の端面
１００以上

１５

アンカーボルト
ワッシャー

脚

１００以上

１００以上

アンカーボルトワッシャー
防振材

Ｇ矢視（Ｄ 部）Ｈ矢視（Ｅ部）※印で示した寸法（71､100）の部分は必ず受けてください。

-18-

ACXF60-17891.indd

18

2

E-19

2021/01/12

15:45:55

1. 室外ユニット据付工事

施工編

2 配管取出方向について● 配管取出方向は前・下の２方向が可能です。（下図参照）● 接続バルブはユニット内に収納されていますので前パネルをはずしてください。（下図参照）
1 取出方向が前側の場合、配管カバーの配管取出口のスリット部（部）を打ち抜いてください。
（下図参照）

280 形

前
下
前パネル
ねじ８本はずす

配管カバー
ねじ３本をはずす

配管カバー

Ｅ
据付穴ピッチＣ：730

Ｄ

配管カバー

2 取出方向が下側の場合、配管カバーの配管取出口のスリット部（部）をニッパ－等で切り取ってください。（右図参照）
５か所

注意
打ち抜いた後またはニッパー等で切り取った後はバリを取り除き、防錆のためにエッジおよび周囲の端面に補修用塗料を塗布することを推奨します。

ャー

い。

-19-

ACXF60-17891.indd

19

E-20

2021/01/12

15:45:56

1. 室外ユニット据付工事

施工編

3 配管を加工します

280● 材質：JIS H3300「銅管及び銅合金継目無管」C1220T の りん脱酸銅を使用してください。
（外径φ19.05 以上の配管は－1/2H 材、H 材、その他は－O 材）● 配管サイズは下表によるものをご使用ください。
● パイプを切断する場合はパイプカッターを使用し、必ずバリ取りを行ってください。
［分岐配管（別売品）も同一です。］● 配管の曲げ加工をする場合は、外径の 4 倍以上の曲げ半径で加工してください。
また、曲げ加工する際、配管のつぶれ、傷等に十分注意してください。
● フレア加工はフレアツールを使用して確実なフレア加工をしてください。

サービ
（対辺

バルブ
（対辺

フレア
（φ９

注意 配管の管理には十分注意し、管端部はキャップかテーピング等によりシールし、管内へゴミ、水分

バルブ
（対辺

等の異物が侵入しないようにしてください。
表 7 冷媒配管

サービ（対辺

配管サイズ（mm）
O材

1/2H、H 材

外径

肉厚

外径

肉厚

φ6.35

T0.8

φ19.05

T1.0

φ9.52

T0.8

φ22.22

T1.0

φ12.7

T0.8

φ25.4

T1.0

φ15.88T1.0

φ28.58T1.0

φ19.05

T1.0 以上

φ31.75

T1.1

φ38.1

T1.15 以上

φ41.28

T1.2 以上

φ44.45

T1.25 以上

4 配管を加工します

注● フレアナット締め付けは、必ず下表のトルク内で締め付けてください。
規定トルク以上の力が加わるとバルブ内部のシート面が歪み、バルブ内部でガスが漏れたり、フレア部破壊の原因となります。

1. フ
壊
2. バ
し
3. フ
て
（合

フレアナットの締付トルク
パイプ径

締付トルク

φ6.35（1/4゛）

16 ±2 N･m

φ9.52（3/8゛）

38 ±4 N･m

φ12.7（1/2゛）

55 ±6 N･m

表1

● 各キャップは、下表のトルク内で締め付けてください。

区分

各キャップの締付トルク
サービスポート口キャップ（対辺 17ｍｍ）

ガ(ｍ

11 ±1 N･m

バルブキャップ（対辺 14、17ｍｍ）

22.5 ±2.5 N･m

バルブキャップ（対辺 22ｍｍ）

24.5 ±3.9 N･m

バルブキャップ（対辺 30ｍｍ）

53.9 ±5.9 N･m

液
(ｍ

バラ
(ｍ

-20-

ACXF60-17891.indd

20

E-21

2021/01/12

15:45:56

分

1. 室外ユニット据付工事

施工編

280 形
サービスポートキャップ（対辺１７ｍｍ）

サービスポートキャップ（対辺１７ｍｍ）

バルブキャップ（対辺２２ｍｍ）

バルブキャップ（対辺１７ｍｍ）

フレアナット
（φ９.５２）
バルブキャップ（対辺１４ｍｍ）
サービスポートキャップ（対辺１７ｍｍ）
フレアナット
（φ６.３５）

液管バルブのフレアナットを取りはずすときは
図のようにモンキーレンチを２丁掛けしてください。
280 形

六角部にはモンキーレンチを掛けない

バランス管のフレアナットを取りはずすと
き、取り付けるときはモンキーレンチを 2丁掛けしないでください。
特にバルブ本体上の六角部には、
モンキーレンチを掛けないでください。
（この部分に力を加えるとガスが漏れます。）
バルブ台

注意
1. フレアナットを取りはずすとき、取り付けるときは、バルブキャップにスパナを掛けないでください。弁が壊れるおそれがあります。
2. バルブキャップをしない状態で長時間放置しますと冷媒が漏れますので、バルブキャップを開けたまま放置
しないでください。
3. フレア部（内面のみ）に冷凍機油を塗ることによりガスリークを防止する効果がありますが、必ず使用されている冷媒にあった冷凍機油を使ってください。（本ユニットの冷媒はＲ４１０Ａで、冷凍機油はエ－テル油（合成油）です。ただし、ハブ油（合成油）は使用できます。）
表 1 室外ユニット接続配管（ ℓA ～ ℓC）
形式
区分
ガス管
(ｍｍ)
液管
(ｍｍ)
バランス管
(ｍｍ)

280 形
φ22.22
ろう付接続
φ9.52
フレア接続
φ6.35
フレア接続

液管

ガス管

バランス管

-21-

ACXF60-17891.indd

21

E-22

2021/01/12

15:45:57

1. 室外ユニット据付工事

施工編● ろう付時のご注意
ろう付時は酸化被膜防止のため配管内を必ずチッソ置換してください。
ろう付時は必ずぬれた布等でバルブ本体を十分に冷却しながら行ってください。
また、ろう付終了後もバルブ本体が冷えるまで冷却してください。
バルブ本体が 120℃を超えると故障のおそれがあります。
作業方法

現地配管

ろう付箇所

手元バルブ

テーピング

冷却箇所
(バルブ本体）真●減圧弁（レギュレータ）

●

チ
ッ
ソ

サー

注意
1. 必ずチッソを使用してください。（酸素、炭酸ガス、フロンガスは不可）
2. チッソボンベには減圧弁を使用してください。
3. 酸化被膜防止剤は冷媒や冷凍機油に悪影響を与え、機器の故障の原因となるため、使用しないでください。
4. 室外ユニット単独設置の場合、バランス管は使用しません。工場出荷時の状態を保持してください。
（参考図）● 既設配管の正確な配管長・配管サイズが不明な場合
追加冷媒量の適正チェックに利用するため、液管にサイトグラス（現地調達）を取り付けることをおす
すめします。
● サイトグラスは第一分岐までの間でバランス管できるだけ室外ユニット近くになるよう取り付けてください。
サイトグラス

ガス管

液管

ご
●
●
●
●
●

5 配管の気密試験および真空引きを行います
本ユニットは高圧ガス保安法により、気密試験が義務づけられていますので下記の要領にて実施し、接続部からの漏れのないことを確認してください。
● ガス管、液管、バランス管のサービスポートにチッソ、真空ポンプ等を図のとおりに接続してください。
このとき、ガス管、液管、バランス管の閉鎖弁は“ 閉 ”のままです。
【気密試験方法】● 加圧は一度に気密試験圧力規定値まで昇圧させないで、徐々に行ってください。
①0.5MPaまで加圧し、5分間放置し圧力低下のないことを確認してください。
②1.5MPaまで加圧し、5分間放置し圧力低下のないことを確認してください。
③試験圧力は、3.3MPaまで昇圧し、約1日放置した後、圧力が低下していないことを確認してくだ
さい。
④気密試験は、周囲温度が1℃低下すると圧力が約0.01MPa低下しますので、圧力補正を行ってください。補正式を下記に示します。
測定時絶対圧力＝

6●（加圧時絶対圧力）×（測定時温度＋273）（加圧時温度＋273）⑤圧力低下が認められた場合は漏洩があるので、必ず補修し再度気密試験を行ってください。
【真空引き・真空乾燥方法】● 気密試験終了後、室内ユニットおよび配管内の真空引きおよび真空乾燥を行ってください。
①室外ユニットのガス管、液管、バランス管の閉鎖弁が全閉であることを確認してください。
②ガス管、液管、バランス管のサービスポートに真空ポンプ、真空ゲージを図のとおりに接続してください。
③室内ユニットおよび配管内の真空引きおよび真空乾燥を行ってください。
④真空ゲージがゲージ圧-0.1MPa（絶対圧0.6kPa（5Torr））以下まで真空引きを行ってください。
⑤-0.1MPa以下になってから1時間以上真空ポンプを連続運転し、真空引き（真空乾燥）を行ってください。
⑥バルブAを全閉し、真空ポンプに接続されているホースをゆるめ、真空ポンプを停止してください。
⑦1時間放置後、⑥終了直後よりも真空ゲージの圧力が上昇していないことを確認し、真空乾燥を終了
してください。

●●-22-

ACXF60-17891.indd

22

E-23

2021/01/12

15:45:57

箇所
本体）

1. 室外ユニット据付工事

真空ゲージの圧力が上昇していた場合、配管内に水分が残っているか、漏れ箇所があります。
● 配管内に水分が残っていることが考えられる場合は、正圧になるまで乾燥窒素を充填（0.05MPa（ゲージ圧）まで加圧）してから、再度真空引き・真空乾燥を行ってください。
（正圧に戻す際、湿った空気を配管内に入れないようにするためです。）● 漏れ箇所がある場合は、漏れ箇所を補修して、気密試験を行い、真空引き・真空乾燥を行ってください。

。

だ

減圧弁

圧力計

サービスポート
液管バルブ

冷媒ボンベ

チ
ッ
ソ

真空ゲージ

バルブＡ

バルブＢ

。

続

施工編

重量秤

真空ポンプ
（逆流防止機能付き）
バランス管バルブ

ガス管バルブ
サービスポート

このバルブを閉めてゲージ値を確認
必ず、真空ゲージがゲージ圧-0.1MPa（絶対圧0.6kPa（5Torr））以下
を確認のこと。

ご注意● 必ず全サービスポートから同時に行ってください。
● 最初のユニット間配管の気密試験は、室外ユニットに接続しないで配管単独でのチェックを推奨します。
● 気密試験は、必ず窒素だけを使用してください。（酸素、炭酸ガス、冷媒等は不可）● 真空ゲージを必ず使用してください。ゲージマニホールドのゲージでは真空度が正確に読み取れません。
● 真空ポンプは逆流防止機能付きのものを使用してください。真空ポンプ停止時に真空ポンプ封入オイルが逆流するおそれがあります。

6 冷媒の追加チャージ● チャージ方法
R410A 冷媒は必ず液状でチャージしてください。
1. 真空引き後に液管側より冷媒をチャージしてください。このときは各バルブは“ 全閉 ”のままです。
2. 所定量、チャージできなかった場合は運転（冷房モード）しながらガス管側より冷媒をチャージしてください。
（試運転時に行ってください。各バルブとも“ 全開 ”です。ただし、室外ユニット単独設置の場合、バランス管は使用しませんので全閉のままにしてください。）
R410A 冷媒は液状態でチャージしてください。
液バック防止のため、少しづつ量を調整しながらチャージしてください。
● チャージ完了後は各バルブとも“ 全開 ”にしてください。
ただし、室外ユニット単独設置の場合、バランス管は使用しませんので全閉のままにしてください。
● 前パネルを元の状態に取り付けてください。

だ

。
了

-23-

ACXF60-17891.indd

23

E-24

2021/01/12

15:45:58

1. 室外ユニット据付工事

施工編

プライヤーにて
左回り９０°回転で全開

１００

雰囲気相対湿度（％）

９０

ガス管

８０
７０
６０

５０
１０

液管

１００

六角レンチにて左回りで開
対辺4mm
全 閉

バランス管

雰囲気相対湿度（％）

９０

全 開

ガス管、バランス管

注意

８０
７０
６０

５０
１０

ピンク色

1. R410A の追加チャージは、液チャージを厳守してください。
サイホン管
2. R410A 用冷媒ボンベの色は灰色の素地に、ボンベ上部はピンク色となっています。
3. R410A 用冷媒ボンベはサイホン管付きとなっています。サイホン管の液冷媒有無を確認してください。（ボンベ上部にラベルで表示してあります。）
4. 据え付けに使用する器材には冷媒・圧力・冷凍機油の違いにより、
R22、R407C と R410A で工具の併用ができるものと、できないもの
Ｒ４１０Ａ用冷媒ボンベがありますので注意してください。

１００

雰囲気相対湿度（％）

９０※ 既設配管の正確な配管長・配管サイズが不明な場合、室内ユニット補正冷媒量を追加チャージしてください。
配管分冷媒追加は、試運転時にサービス用パソコンまたは液管に取り付けたサイトグラスにより冷媒量を調整してください。

８０
７０
６０

５０
１０

１００

7 配管の断熱

雰囲気相対湿度（％）

９０● 断熱材の選定目安
配管断熱選定の目安
高温多湿の環境下では、断熱材表面が結露しやすく、
計算条件
水漏れ、露たれの原因になることがあります。
断熱材の選定は、下図を目安として選定してください。 断熱材種類
雰囲気温度・相対湿度が、断熱厚さの線より上に位置
断熱材の熱伝導率する場合、断熱材表面に結露することがあります。
厚さの算出に使用した計算式
その場合は、さらに断熱効果のあるものを選定してく
冷媒温度
ださい。
※ ただし、断熱材種類や設置場所の環境条件等によって状況が異なりますので、選定の際の目安として使用してください。

：ポリエチレンフォーム保温材：JIS A 9501 に準ずる：JIS A 9501 に準ずる
：2℃

８０
７０
６０

５０
１０

●

※

●

液

断

注

室外ユ
場合は
てくだ

-24-

ACXF60-17891.indd

24

E-25

2021/01/12

15:45:58

1. 室外ユニット据付工事

厚さ１０ｍｍ

６０

２０

３０

９０

厚さ２０ｍｍ

７０
６０
５０
１０

４０

厚さ３０ｍｍ８０

厚さ１０ｍｍ２０

９０４０

厚さ２０ｍｍ７０
６０

厚さ１０ｍｍ

２０

３０

１００

Φ２８.５８１００

厚さ１０ｍｍ

５０
１０

２０

３０

１００

１００

６０
厚さ１０ｍｍ

３０

４０

８０
７０

厚さ２０ｍｍ６０
５０
１０

雰囲気相対湿度（％）

厚さ２０ｍｍ２０

厚さ１０ｍｍ２０

３０

厚さ１０ｍｍ２０３０４０

雰囲気温度（℃）Φ３１.７５

厚さ３０ｍｍ
厚さ２０ｍｍ６０

１００

厚さ１０ｍｍ

２０３０

４０

Φ４４.４５９０

８０
７０

厚さ２０ｍｍ

６０
５０
１０

４０

雰囲気温度（℃）Φ４１.２８

厚さ３０ｍｍ

雰囲気温度（℃）

３０

７０

５０
１０

４０

９０
厚さ３０ｍｍ２０８０

雰囲気温度（℃）Φ３８.１

９０
厚さ３０ｍｍ雰囲気相対湿度（％）

９０

５０
１０

６０

雰囲気温度（℃）

Φ２５.４

７０

７０

５０
１０

４０

８０

厚さ２０ｍｍ

厚さ１０ｍｍ

雰囲気温度（℃）
１００８０雰囲気相対湿度（％）

６０

厚さ２０ｍｍ

厚さ１０ｍｍ９０
厚さ３０ｍｍ

厚さ１０ｍｍ２０３０

雰囲気温度（℃）

４０

雰囲気相対湿度（％）

７０

厚さ３０ｍｍ雰囲気相対湿度（％）

厚さ２０ｍｍ雰囲気相対湿度（％）

８０６０

雰囲気温度（℃）

９０
厚さ３０ｍｍ

厚さ２０ｍｍ

７０

５０
１０

４０

厚さ３０ｍｍ８０

雰囲気温度（℃）Φ２２.２２

Φ１５.８８９０
厚さ３０ｍｍ５０
１０９０

雰囲気相対湿度（％）

１００

８０

雰囲気温度（℃）Φ1９.0５

１００

３０

Φ１２.７

雰囲気相対湿度（％）

７０

１００

雰囲気相対湿度（％）

雰囲気相対湿度（％）

厚さ２０ｍｍ８０

Φ９.５２

雰囲気温度（℃）

さい。
を調

８０

厚さ３０ｍｍ７０

厚さ２０ｍｍ６０
５０１０

厚さ１０ｍｍ２０３０４０

雰囲気温度（℃）

Φ５０.８

１００
９０

雰囲気相対湿度（％）

材

厚さ３０ｍｍ５０１０

雰囲気相対湿度（％）

ベ

１００

９０

ク色

媒

Φ 6.3５

雰囲気相対湿度（％）

１００

施工編

８０

厚さ３０ｍｍ７０

厚さ２０ｍｍ６０
厚さ１０ｍｍ

５０
１０

２０

３０

４０

雰囲気温度（℃）● 全てのユニット配管は分岐配管（別売品）も含め、各バルブの接続口まで必ず断熱してください。
※ ガス管は 120℃以上、その他の配管系は 80℃以上の耐熱性断熱材を使用してください。
●

２本配管側

液管

●

ガス管

３本配管側
化粧テープ

ガス管

液管
断熱材
断熱材

バランス管

注意
室外ユニット側冷媒配管口を角形ダクト方式で外装仕上げする
場合はバルブ操作、パネル脱着ができるスぺースを必ず確保してください。

※ 断熱材の端を雨水やドレン水等が入らな

いようにテープで巻き付け隙間をなくしてください。

-25-

ACXF60-17891.indd

25

E-26

2021/01/12

15:45:59

1. 室外ユニット据付工事

施工編

8 冷媒配管長と追加チャージ量の記入● 電装ボックスカバー表面に“ 記入ラベル ”がありますので各所定欄に冷媒配管長と追加チャージ量等の内容を記入してください。また記入後には付属の“ シール用ラベル ”を上から貼ってください。

後日のメンテナンス時に必要となりますので必ず記入してください。
※工場出荷冷媒量は、本体銘板に記載されています。

フロン排出抑制法 第一種特定製品
１）フロン類をみだりに大気中に放出することは禁じられています。
２）この製品を廃棄・整備する場合には、フロン類の回収が必要です。
３）冷媒の種類および数量は、室外ユニットの製品銘板に記載されています。
４）冷媒を追加充てんした場合やサ－ビスで冷媒を入れ替えた場合には、
室外ユニットの電装ボックスカバー表面の記入欄に必要事項を必ず記入してください。
※）使用しているフロン類の地球温暖化係数は 2090 です。

9 冷媒配管口について● 雨水や異物がユニット内に入り込まないように、冷媒配管口の隙間（用いて埋めてください。
※ この作業は配管取出方向が下側の場合も行ってください。

部）はコーキングやパテ等を

配管カバー

底板

配管取出方向が前側の場合

配管取出方向が下側の場合

ＪＲＡ（一般社団法人 日本冷凍空調工業会） ＧＬ－１４「冷凍空調機器の冷媒漏えい防止ガイドライン」に基づく
冷媒漏えい点検・冷媒漏えい点検記録簿への記載のお願い
本製品を所有されているお客様には、製品の性能を維持していただくために、また冷媒フロン類を適切に管理していただくために、上記ガイドラインに基づき、設置時および設置後の定期的な冷媒漏えい点検をお願いしています。
本製品を設置後、以下の対応をお願いします。
・所定の冷媒漏えい点検の実施および点検結果の｢漏えい点検記録簿」への記録
・今後の漏えい点検周期についてのお客様への説明
漏えい点検記録簿は、取扱説明書・据付工事説明書とともにお客様で保管していただくように依頼してください。
漏えい点検および記録簿への記載については、漏えい点検資格（下記※参照）が必要です。
詳細は販売店または弊社窓口にお問い合わせ、または下記サイトをご覧ください。
ＪＲＡ ＧＬ－１４について http://www.jraia.or.jp/※フロン漏えい点検制度
http://www.jarac.or.jp/

パナソニック株式会社 アプライアンス社〒 525-8520

滋賀県草津市野路東２丁目３番１-１号© Panasonic Corporation 2016-2019

ACXF60-17891.indd

26

E-27

ACXF60-17891
BE0316-1049

2021/01/12

15:45:59

1. 室外ユニット据付工事

施工編

●施工補足
1）冷媒配管の取り回しに関する注意
GHP と EHP では、室外機の冷媒配管取り出し方向が異なりますので、冷媒配管の取り回しを考慮して
EHP の設置方向を決定してください。
GHP：背面側が冷媒配管取り出し方向（ロゴがある側が正面側となります）
EHP：正面側が冷媒配管取り出し方向（ロゴがある側が正面側となります）《室外機の正面を合わせる場合（防振架台を使用しない場合）》
冷媒配管

右

冷媒配管

左

GHP
EHP

右

EHP

EHP
EHP

GHP

左
200ｍｍ以上

200ｍｍ以上● GHP の正面に配管を施工しないでください。メンテナンスの妨げになります。
● EHP 正面 300mm 以内に配管、配線を施工しないでください。メンテナンスの妨げになります。
● GHP と EHP の間に EHP の冷媒配管を通す場合、配管ラッキングのために 200mm 以上の間隔を空けてください。
《配管取り出し方向を合わせる場合（防振架台を使用しない場合）》
冷媒配管

右

冷媒配管

300ｍｍ以上

EHP

右

GHP

左

EHP

300ｍｍ以上

EHP

300ｍｍ以上

EHP

左300ｍｍ以上

GHP● EHP 正面 300mm 以内に配管、配線を施工しないでください。メンテナンスの妨げになります。

E-28

1. 室外ユニット据付工事

施工編《防振架台を使用する場合》※ GHP のみ防振架台（EHP は防振マット）を使用する場合および GHP・EHP 共に防振架台を使用する場合は、下記に従ってください。
GHP と EHP の配管合流部は GHP の冷媒配管取り出し口から 1.5m 以上離れた位置とし、GHP の冷媒配管は各室外機毎に 1.5m 以上離れた場所で固定してください。
1.5m 未満の位置で合流、固定を行なうと、振動による配管破損の原因となります。
冷媒配管

右

冷媒配管

左

1.5ｍ以上1.5ｍ以上300ｍｍ以上

GHP
EHP

右

300ｍｍ以上

EHP
1.5ｍ以上1.5ｍ以上1.5ｍ以上300ｍｍ以上

300ｍｍ以上

EHP
EHP

GHP

左

1.5ｍ以上1.5ｍ以上正面

1.5ｍ以上

正面200ｍｍ以上

200ｍｍ以上● GHP の正面に配管を施工しないでください。メンテナンスの妨げになります。
● EHP 正面 300mm 以内に配管、配線を施工しないでください。メンテナンスの妨げになります。
● GHP と EHP の間に EHP の冷媒配管を通す場合、配管ラッキングのために 200mm 以上の間隔を空けてくだ
さい。

E-29

1. 室外ユニット据付工事

施工編

2）防雪フードの使用について※室外ユニットの騒音や排ガスによる臭いが、近隣に影響を及ぼさないよう、フードの設置方向や排気延長キットとの組み合わせなど設置時に、配慮してください。
●防雪フードの吹出方向は、下図のようにユニット上部にある排気トップが吹出側になるように設置してください。…
反対方向に設置した場合、排気が防雪フード内で滞留し、フード、天井パネルに結露、氷結することにより、機器に不具合が発生する可能性があります。…
周囲の環境状況により、吹出し方向を反対方向に設置する必要がある場合は、排気延長キットを設置し、排気が防雪フードの外へ排出されるようにしてください。

排気トップ

左側面図
● GHP 本体の上部には右図に示すように、冷却水封入口があります。防雪フードを使用する場合には、冷却水の補充やエアー抜きができるように手配時に配慮してく冷却水封入口ださい。

背面側3）架台上に室外ユニットを設置する場合●安全にメンテナンス作業を行うため高い基礎上に室外ユニットを設置しメンテナンス時に脚立等の使用が必要な場合には図のようなメンテナンス空間を設け、脚立等に乗らずに作業できるようなスペースを設けてください。また、落下の危険がある場合には手すり等の安全策を講じてください。

室外ユニット
作業スペース

架台E-30

1. 室外ユニット据付工事

施工編（2）冷媒配管相当長
配管系統に使用する継手部品の直管相当長さは、下表を参照して配管システムの設計を行います。
●継手部品の直管相当長さ（表 3）
吸込管または太管（ガス管）φ 9.52

単位 [m]

φ 12.7 φ 15.88 φ 19.05 φ 22.22 φ 25.4 φ 28.58 φ 31.75 φ 38.1

90°エルボ

0.15

0.3

0.35

0.42

0.48

0.52

0.57

0.7

0.79

45°エルボ

0.1

0.23

0.26

0.32

0.36

0.39

0.43

0.53

0.59

ティーズ

0.2

0.5

0.5

0.6

―

0.8

0.9

0.9

―

ソケット

0.05

0.1

0.11

0.12

―

0.14

0.16

0.18

―

U 字管曲げ（R60 ～ 100mm）

0.7

0.9

1.05

1.26

1.44

1.56

1.71

2.1

2.37

トラップベンド

1.8

2.3

2.8

3.2

3.8

4.3

4.7

5.0

5.8

分岐管

0.5

ヘッダー配管1

サービス用
ボールバルブ

相当長換算不要●曲げパイプの直管相当長（表 4）

計算例

相

当

長

R
―
d

45°曲げ

90°曲げ

180°曲げ0.5

25.0 × d

40.0 × d

53.5 × d

1.0

12.0 × d

18.5 × d

25.8 × d

1.5

7.8 × d12.2 × d

16.4 × d

2.0

6.4 × d10.0 × d

13.4 × d

2.5

5.9 × d9.2 × d12.3 × d

3.0

5.7 × d9.0 × d12.0 × d

3.5

5.9 × d9.2 × d12.2 × d

4.0

6.4 × d10.0 × d

13.4 × d

4.5

7.1 × d11.0 × d

14.8 × d

d：外径
R：曲げ半径

R
―
d

=

30
19

=

1.57

（例）
19mm のパイプを半径 30mm で 90°曲げた場合（d=19・R=30）
表より
相当長 =12.2 × 19=231mm
0.23m になる

E-31

1. 室外ユニット据付工事

施工編（3）分岐管施工要領
・APR-P160B
機種名
APR-P160B

新部品コード
新部品名

E-32

組合わせ配管仕様内容
部品

1

部品

2

※2

1. 室外ユニット据付工事
・APR-P680B

施工編
機種名
セット内容

※2018.1.1～

新部品コードACXF70-3688
新部品名
INDICATION

E-33

APR-P680B
部

品

名

部品

1

部品

分

岐

管

1個

1個

断

熱

材

1個

1個

レデューサー

5個

3個

21. 室外ユニット据付工事

施工編

・SGP-PCH1400K
機種名
セット内容

E-34

SGP-PCH1400K
部

品

名

部品

1

部品

分

岐

管

1個

1個

断

熱

材

1個

1個

レデューサー

10 個

5個

2

1. 室外ユニット据付工事

施工編（4）ヘッダー配管施工要領●ヘッダー配管は、下図に示す向きにて使用してください。特に垂直使用の場合には、注意してください。
〈水平使用〉①水平横向き使用・15°～ 30°傾けて使用してください。
・室内ユニット側分岐配管は、下図のように必ず 1 度立ち上げてから横引き配管してください。

〈垂直使用〉②水平上向き使用●室内ユニット側の冷媒配管サイズに合わせヘッダー配管の分岐部分を切断し、使用してください。
●室内 3 台で使用する場合、3 台分は室内ユニット側の冷媒配管サイズに合った所で切断し、結合してください。
使用しない所はそのまま状態で使用してください。
●室内 5 ～ 8 台使用する場合は下図のようにヘッダー配管を 2 個結合して使用してください。
〈ヘッダー配管の結合〉●配管の切断位置は下図を参照してください。

●詳細については、据付工事説明書を参照してください。
E-35

1. 室外ユニット据付工事

施工編（5）冷媒配管接続作業
・冷媒配管材料
材質：JIS H 3300「銅管および銅合金継目無管」りん脱酸銅（C1220）
配管径サイズ：配管サイズは表 1 によるものをご使用ください。
表 1. 配管を新設する場合
配管呼外径 φ 9.52 φ 12.7 φ 15.88
肉厚
T0.8
T0.8
T1.0
タイプ
O材

φ 19.05
T1.2
T1.0

E-36

単位 mm
φ 22.22 φ 25.4 φ 28.58 φ 31.75 φ 38.1
T1.0
T1.0
T1.0
T1.1
T1.35
1/2H 材または H 材

2. 室外ユニット電気工事

施工編（1）据付工事説明書（電気工事編）

据付工事説明書（電気工事編）HFC系冷媒R410A専用■スマートマルチシリーズ
U-GSH560T1DR、U-GSH710T1DR、U-GSH850T1DR
U-ESH280T1R※品番末尾に、Eが付く場合は耐塩害仕様、Jが付く場合は耐重塩害仕様を示します。

もくじ
安全上のご注意 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
電気配線工事について（Ａ）電気工事についてのご注意 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（Ｂ）配線容量 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（Ｃ）電気配線系統図 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
パッケージエアコン 据付工事説明書 電気工事担当のかたへ ‥‥‥

１
２
５
５
7

安全上のご注意●ガスヒートポンプエアコン室外ユニットには他に「据付工事説明書（据付編）」「据付工事説明書（試運転編）」の説明書が添付してあります。また、パッケージエアコン室外ユニットには、「据付工事説明書（電気工事担当のかたへ）」「据付工事説明書（据付工事担当のかたへ）」「据付工事説明書（試運転担当のかたへ）」の説明書が添付してあります。
この据付工事説明書（電気工事編）とともに必ずお読みください。
人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。
「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

●電気工事は、お買い上げの販売店または専門業者に依頼してください。ご自分で電気工事をされ不備があると、感電・火災の原因になります。
●電気工事は、電気工事士の資格のある方が“電気設備に関する技術基準”“内線規程”および“据付工事説明書（電気工事編）”にしたがって施工してください。電気工事に不備があると、感電・火災の原因になることがあります。

-１-

ACXF60-17901.indd

1

E-37

2018/12/18

16:10:43

2. 室外ユニット電気工事

施工編

電気配線工事について●（Ａ）電気工事についてのご注意①バ室

電気配線は専用の分岐回路を用い、他の電気機器と併用しないでください。ブレーカー落ちによる二次被害発生の原因になります。
電気工事は所定のケーブル（線種・太さ）を使用して確実に接続し、接続端子部にケーブルの外力が伝わらない
ように、確実に固定してください。接続や固定が不安定な場合は、発熱・火災等の原因になります。

●機器ごとに設定された容量の過電流しゃ断器を取り付けてください。
不適切なしゃ断器を設置すると、加熱・ショートなどにより火災の原因になることがあります。
●機器ごとに設定された容量の漏電しゃ断器を取り付けてください。
（ガスヒートポンプエアコン
漏電しゃ断器定格：30mA 0.1秒）（パッケージエアコンU-ESH280
漏電しゃ断器定格：30mA 0.1秒）
漏電しゃ断器が取り付けられていないと、感電や火災の原因になることがあります。
●アース工事は、電気設備技術基準に基づくD種接地工事（旧第３種接地工事）を行ってください。
アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアース線に接続しないでください。アースが不完全な場合は、感電の原因になることがあります。

②
本機は内部にインバーターを採用していますので、漏電しゃ断器はインバーターに対応したものを使用してください。
●電気配線および室内外操作線は、室外ユニット内の配線用クランパーで固定し、次のような部分に触れないようにしてください。
（１）エンジン・電動機などの高温発生部および可動部（２）冷媒配管・圧力取出用細管部などの冷媒回路（３）取付金具などの鋭利部●通信線（リモコン配線・室内外操作線）は電源配線（AC200V）と、違いのわかる信号線を使用してください。
また、通信線には電源配線を併走させないでください。（30cm以上離してください。やむを得ず併走させる場合は、電線管またはシールド線を使用してください。）●エアコンの電源配線・通信線は、テレビ・ラジオ・ステレオ・インターホン・パソコン・ワープロ・電話機などの本体およびアンテナ線・操作線・電源配線などから3m以上離してください。
ノイズで悪影響をおよぼす場合があります。
●通電後、しばらくの間オイル循環ポンプが作動します。オイル循環ポンプが作動すると、作動音がしますが、異常ではありません。
室内外操作線（太さ

エコ電線記号 従来記号
EM-CEEECO120EM-ECTF
EM-EEF
EM-CPEES
EM-K-CPEE
EM-MEE-S③バを0.5mm2～2ｍｍ2）適用規格

名
称 （従 来 名 称）
制御用耐熱性ポリエチレンシースケーブル
CVV（制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル）
耐燃性ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースキャブタイヤ丸型ケーブル
VCT（ビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル）
耐燃性ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースキャブタイヤ丸型コード
VCTF（ビニルキャブタイヤ丸型コード）
６００Ｖ耐燃性ポリエチレンシース平型ケーブル
VVF（６００Ｖビニル絶縁ビニルシース平型ケーブル）
通信用シールド付き市内対ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル
CPEVS（シールド付き市内対ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル）
計装用シールド付き市内対ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル
KPEVS（シールド付き市内対ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル）
しゃへい付きマイクロホン用耐熱性ポリエチレンコード
MVVS（しゃへい付きマイクロホン用ビニルコード）

JIS C 3401
JCS 4501
JIS C 3312
JIS C 3306
JIS C 3342
JIS C 5402
JCS 4271●シールド線を使用する場合は片側をアースしてください。
●紫外線（日光、照明など）の影響を受ける場合は、遮光をするか耐紫外線用を使用してください。

-２-

ACXF60-17901.indd

2

E-38

2018/12/18

16:10:43

。
し2. 室外ユニット電気工事●室内外操作線接続例

施工編

注意：

部分が分岐を示します。

①バス方式（最大16ヶ所まで分岐できます。）
室外リンクが基本です。（図１）

室外ユニット 室外ユニット
U-GSH
U-ESH
コントローラー●室外ユニットU-GSH：スマートマルチ・ガス
ヒートポンプエアコン室外ユニット
室外ユニットU-ESH：スマートマルチ・パッケ
ージエアコン室外ユニット

室外ユニット

室内ユニット

室内ユニットリモコン

２m以上としてください。

室外ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット
リモコンレスリモコン
室内ユニットリモコン

室外ユニット
U-GSH②分岐とならない配線（図２）例）室内配線の一部が分岐している。
●室外ユニットU-GSH：スマートマルチ・ガス
ヒートポンプエアコン室外ユニット
室外ユニットU-ESH：スマートマルチ・パッケ
ージエアコン室外ユニット

室外ユニット

室内ユニット

リモコンレス
グループ制御室外ユニット
U-ESH
コントローラー

室内ユニット

室内ユニット※この部分が1m以内であれば分岐に含みません。

※
室内ユニット

室内ユニットリモコン
室内ユニットは、室内ユニット

室内ユニット
リモコンレス

リモコン

本で室内ユニット③バス方式で17分岐以上になる場合、２系統を分岐後の配線とする。（図３）●室外ユニットU-GSH：スマートマルチ・ガス
ヒートポンプエアコン室外ユニット
室外ユニットU-ESH：スマートマルチ・パッケ
ージエアコン室外ユニット

室外ユニット 室外ユニット
U-GSH
U-ESH
コントローラー
1号機

室外ユニット

室内ユニット

室外ユニット２号機、４号機の分岐を減らした例

室内ユニット

室内ユニット２号機
リモコン
室外ユニット３号機

室外ユニット４号機

室外ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット
リモコンレスリモコン
室内ユニットリモコン
室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

リモコンレス
グループ制御室内ユニット

室内ユニット
リモコンレス

５号機
リモコン
室内ユニットリモコン

室内ユニット

室内ユニット

リモコンレス
グループ制御-３-

ACXF60-17901.indd

3

E-39

2018/12/18

16:10:44

2. 室外ユニット電気工事

施工編④ いもづる方式（図４）●室外ユニットU-GSH：スマートマルチ・
ガスヒートポンプエアコン室外ユニット
室外ユニットU-ESH：スマートマルチ・
パッケージエアコン室外ユニット（Ｂ

室外ユニット 室外ユニット
U-GSH
U-ESH
1号機
コントローラー
室内ユニット

室内ユニット

室内ユニットリモコン

室内ユニット⑤ スター配線（タコ足）は禁止です。（図５）●室外ユニットU-GSH：スマートマルチ・
ガスヒートポンプエアコン室外ユニット
室外ユニットU-ESH：スマートマルチ・
パッケージエアコン室外ユニット

コントローラー

室内ユニット
室内ユニット
室内ユニット

室外ユニット
U-GSH

４線以上は禁止

室外ユニット
U-ESH⑥ 分岐後の分岐（一筆書きでない箇所の分岐）は禁止です。（図６）
室外ユニット 室外ユニット
U-GSH
U-ESH
コントローラー●室外ユニットU-GSH：スマートマルチ・
ガスヒートポンプエアコン室外ユニット
室外ユニットU-ESH：スマートマルチ・
パッケージエアコン室外ユニット

室内ユニット
室外ユニット

室内ユニット

室内ユニットリモコン
室内ユニット

室内ユニット
リモコンレス

室内ユニット

室外ユニット

室内ユニットリモコン

室内ユニット（Ｃ

電

リモコンレス
グループ制御室内ユニットリモコン

室内ユニット

室内ユニット

リモコンレス
グループ制御⑦ ループ配線は禁止です。（図７）例）図のように一部がループとなる配線や、全体をループ配線としないでください。
室外ユニット 室外ユニット
U-GSH
U-ESH
コントローラー●室外ユニットU-GSH：スマートマルチ・
ガスヒートポンプエアコン室外ユニット
室外ユニットU-ESH：スマートマルチ・
パッケージエアコン室外ユニット

室外ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニットリモコン矢印部分（太線部）がループ
室外ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット
リモコンレスリモコン
室内ユニットリモコン

室内ユニット

室内ユニット

リモコンレス
グループ制御-４-

ACXF60-17901.indd

4

E-40

2018/12/18

16:10:44

トス

2. 室外ユニット電気工事

施工編（Ｂ）配線容量（電源配線は600Vビニル線・ＩＶ線を使用基準とし、現地手配になります。）
ユニット区分
項目
スイッチ容量ヒューズ容量漏電しゃ断器

容量
漏れ電流
動作時間

電 源 配 線
（金属管・塩ビ管） こう長（電圧降下基準2％）アース線太さ
室内外操作線太さ
基準電流値 ※2

A
A
A
mA
s

電線最小太さ
25mまで
50mまで
75mまで
100mまでA

室外
側
U-GSH850
U-GSH560/710
U-ESH280
三相
三相
三相
30
60
30
15
50
15
20
50
20
30
30
30
0.1以下
0.1以下
0.1以下
2mm2
2mm2
14mm2
（35ｍ）
（29ｍ）
（38ｍ）
2mm2
2mm2
14mm2
2
2
3.5mm
3.5mm
22mm2
2
2
5.5mm
5.5mm
38mm2
2
2
8mm
8mm
－
2mm2
2mm2
8mm2
0.5mm2～2mm2 （総延長1000ｍまで) ※1－
38●電線最小太さの（ ）内数値は、その最大こう長（ｍ）を表します。
●室外側の電源わたり配線は出来ません。
●室内側の配線容量は含みません。
室内側に総合電源引き込みを行うことは出来ませんのでご注意ください。
●電源側漏電しゃ断器の選択については、保護協調のため遅延形を推奨します。
●電気工事は「電気設備技術基準」、「内線規程」に従って施工してください。
※1 すべての室内外操作線の太さを2mm2にすることにより総配線長を2,000mまで増やすことが可能です。
※2 基準電流値は配線選定の際に使用した数値で、運転範囲中の最大電流値を示します。
供給電源量も基準電流値に基づいて選定してください。

（Ｃ）電気配線系統図
電気配線工事は、電気配線系統図および室内ユニットに貼付の電気回路図を参照してください。
C-1

スマートマルチの場合

三相200Ｖ

室内外操作線

漏電しゃ断器
単相200Ｖ
漏電しゃ断器1
室外
Ｒ ユニット 2
Ｓ U-GSH 3
Ｔ

U1 U2

1

U1 U2

1

U1 U2

1

U1 U2

1

室内 2
ユニット
１

室内 2
ユニット
２

室内 2
ユニット
３

室内 2
ユニット
４

ＲＳＴ

ＲＳＴ

ＲＳＴ

ＲＳＴ

4

①②
（別売品）
リモコン

アース
室外電源線

①②
（別売品）
リモコン

①②
（別売品）
リモコン

①②
（別売品）
リモコン

三相200Ｖ
漏電しゃ断器

室外 U1
Ｒ ユニット U2
Ｓ U-ESH 1
Ｔ
2

室内電源線
室内外操作線●室外ユニットU-GSH：スマートマルチ・ガスヒートポンプエアコン室外ユニット
室外ユニットU-ESH：スマートマルチ・パッケージエアコン室外ユニット

アース

-５-

ACXF60-17901.indd

5

E-41

2018/12/18

16:10:44

2. 室外ユニット電気工事

C-2

施工編

集中制御装置で複数冷媒系統の室内ユニットを制御する場合

注１） 室内ユニットの電源配線は、室内ユニットごとに配線接続してください。また、室外ユニットの電源配線
は、室外ユニットごとに配線接続してください。
注２） 集中制御装置の信号線は、室内外操作線と同一の通信線になるように配線接続してください。
（無極性）注３） 同一通信線に接続できるユニットは、室内ユニット最大６４台、室外ユニット最大３０台です。
注４） 室内外操作線はループ状にしますと、通信ができなくなりますのでループ状にしないでください。
（☞４ページ）
注５） 室内外操作線をスター配線（４本以上を１ヶ所で接続）しないでください。
（☞4ページ）通信が不安定になり、通信エラーを起こす原因になります。
注６） 室 内 外 操 作 線 の 終 端 抵 抗 は 、1冷 媒 系 統 の 場 合 は1ヵ所を、2 冷 媒 系 統 以 上の 場 合 は 、2ヵ所を 有「SHORT」にしてください。2ヵ所を有にする場合は、通信が安定するため、集中制御装置から一番手前の室外ユニットと一番遠い室外ユニットの終端抵抗の2つを有「SHORT」に設定し、その他の室外ユニッ
トは無「OPEN」に設定してください。スマートマルチの室外ユニットで終端抵抗を有「SHORT」にする
場合は、ガスヒートポンプエアコン側の室外メイン基板上のS010(終端抵抗有無スイッチ)を有「SHORT」に設定し、パッケージエアコン側は無「OPEN」に設定してください。

三相200Ｖ

三相200Ｖ

室外ユニット１

室外ユニット2

漏電しゃ断器

漏電しゃ断器
ＲＳＴ１２３４

ＲＳＴ１２３４

他の系統へ

単相200Ｖ
漏電しゃ断器

Ａ
集中制御装置

室内外
操作線

単相200Ｖ
ＲＳＴ１２

室内ユニット１

室内ユニット
最大20台

１２

１２
（別売品）
リモコン

ＲＳＴ１２

ＲＳＴ１２

ＲＳＴ１２

室内ユニット１

室内ユニット2

室内ユニット
最大20台

１２

１２

１２

１２

１２
（別売品）
リモコン

１２
（別売品）
リモコン

１２
（別売品）
リモコン

１２
（別売品）
リモコン

漏電しゃ断器Ｂ
集中制御装置

リモコン配線

ＲＳＴ１２

同一冷媒系統同一冷媒系統-６-

ACXF60-17901.indd

6

E-42

2018/12/18

16:10:45

2. 室外ユニット電気工事

据付工事説明書

施工編

電気工事担当のかたへ

U-ESH280T1R＊

室外ユニットには他に「据付工事担当のかたへ」「試運転担当のかたへ」の据付工事説明書が添付してあります。
必ず参照してください。

安全上のご注意■ 据付工事、電気工事は、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ確実に行ってください。
■ ここに示した注意事項は、「警告」、「注意」に区分していますが、いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。表示と意味は次のようになっています。

警告「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
注意「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。
※ 据付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認するとともに“ 取扱説明書 ”にそってお客様に使用方法、お手入れのしかたを説明してください。また“ 据付工事担当のかたへ ”、“ 電気工事担
当のかたへ ”は、“ 取扱説明書 ”とともに、お客様で保管いただくように依頼してください。

警告● 据付、電気工事は、販売店または専門業者に依頼してください。
ご自分で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電・火災等の原因になります。
● 据付工事は、“ 据付工事担当のかたへ ”“ 電気工事担当のかたへ ”に従って確実に行ってください。
据え付けに不備があると、冷媒漏れ、水漏れ、感電、火災等の原因になります。
● 電気工事は、電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」および“ 据付工事担当のかたへ “” 電気工事担当のかたへ ”に従って施工し、必ず専用回路を使用してください。
電源回路容量不足や施工不備があると、感電・火災の原因になります。
● 配線は、所定のケ－ブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケ－ブルの外力が伝わらないように確実に固定してください。接続や固定が不完全な場合は、発熱、火災等の原因になります。
● 小部屋へ据え付ける場合は万一冷媒が漏れても限界濃度を超えない対策が必要です。
限界濃度を超えない対策については販売店と相談して据え付けてください。万一、冷媒が漏洩して限界
濃度を超えると酸欠事故の原因になります。
● 据え付けは、重量に十分耐えるところに確実に行ってください。
強度が不足している場合は、ユニットの落下により、けがの原因になります。
● 作業中に冷媒ガスが漏れた場合は換気をしてください。冷媒ガスが火気に触れると有毒ガスが発生する
原因になります。
● 設置工事終了後、冷媒ガスが漏れていないことを確認してください。
冷媒ガスが室内に漏れ、ファンヒ－ター、スト－ブ、コンロなどの火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。
● ア－ス工事を行ってください。（電気工事士の資格のある方が行ってください。）
ア－ス線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のア－ス線等に接続しないでください。
ア－スが不完全な場合は、感電の原因になることがあります。
● 漏電しゃ断器を取り付けてください。
漏電しゃ断器が取り付けられていないと感電や火災の原因になることがあります。

注意● 可燃性ガスの漏れるおそれのある場所への設置は行わないでください。
万一ガスが漏れてユニットの周囲に溜ると、発火の原因になることがあります。

-７-

ACXF60-17901.indd

7

E-43

2018/12/18

16:10:45

2. 室外ユニット電気工事

施工編

１．電気配線工事について注

a 配線容量機種（U-）

項目

ESH280T1R＊（10 馬力相当）

60
50
50
30
0.1
14mm2
電 源 配 線 電源最小太さ ※ 1（38）（金属管・塩ビ管）こう長 25ｍまで
14mm2
22mm2
50ｍまで
電圧効果基準 2％
38mm2
75ｍまで
8mm2
ア ー ス 線 太 さ
0.5mm2 ～ 2mm2（総延長 1000ｍまで）
室内外操作線太さ
2mm2（総延長 2000ｍまで）
38
基準電流値 ※ 2A
スイ ッ チ 容 量Aヒュ － ズ 容 量A容量 A
漏電しゃ断器 漏れ電流 mA
動作時間 sec※ 1 電源最小太さ（ ）内の数値はその最大
こう長（ｍ）を表します。
電源配 線は６００Ｖビニール電 線を使 用基準とします。
※ 2 基 準電流値は配線 選定の際に使 用した数値で、運転範囲中の最大電流値を示します。
供給電源量も基準電流値に基づいて選定
してください。

●b

信号線（１）室内外操作線● 配線 無極性2線式● 線種●※エコ電線について：紫外線（日光、照明など）の影響を受ける場合は、遮光するか耐紫外線用をご使用ください。
エコ電線記号 従来記号
名
称 （従 来 名 称）
適用規格
制御用耐燃性ポリエチレンシースケーブル
JIS C 3401
EM-CEE
CVV（制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル）
耐燃性ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースキャブタイヤ丸型ケーブル JCS 4501
ECO120VCT（ビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル）
JIS C 3312
耐燃性ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースキャブタイヤ丸型ケーブル
JIS C 3306
EM-ECTF
VCTF（ビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル）
６００Ｖ耐燃性ポリエチレンシース平型ケーブル
EM-EEFVVF
JIS C 3342
（６００Ｖビニル絶縁ビニルシース平型ケーブル）
通信用シールド付き市内対ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル
EM-CPEES CPEVS（シールド付き市内対ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル）
計装用シールド付き市内対ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル
EM-K-CPEE KPEVSJIS C 5402
（シールド付き市内対ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル）
しゃへい付きマイクロホン用耐熱性ポリエチレンコード
EM-MEE-S MVVSJCS 4271（しゃへい付きマイクロホン用ビニルコード）

信号線（２）リモコン配線、リモコンわたり配線● 配線 無極性 2 線式
● 線種
エコ電線記号 従来記号

名
称 （従 来 名 称）
耐燃性ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースキャブタイヤ丸型コード
EM-CETF
CVTF（ビニルキャブタイヤ丸型コード）
耐燃性ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースキャブタイヤ丸型ケーブル
ECO120VCT（ビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル）
しゃへい付きマイクロホン用耐熱性ポリエチレンコード
EM-MEE-S MVVS
（しゃへい付きマイクロホン用ビニルコード）

適用規格
JIS C 3306
JCS 4501
JIS C 3312
JCS 4271● 線の太さ ・0.5ｍｍ2 ～ 1.25ｍｍ2・総配線長 MAX500m まで● 線長（グループ内にワイヤレスリモコン、バックライト付簡単リモコンがある場合は 400m まで）
・リモコンわたり配線の総配線長は 200m まで（ℓ1+ℓ2+ℓ3+・・・・・・ℓn＝ＭＡＸ200ｍ）
MAX8台
室内ユニット1

室内ユニット2ℓ1

室内ユニット3ℓ2ℓ3

室内ユニット8
ℓn
リモコン

-８-

ACXF60-17901.indd

8

E-44

2018/12/18

16:10:46

2. 室外ユニット電気工事

注意事項 1．信号線（１）（２）は、誤作動防止のため、動力線と併走しないでください。
2．当社製空調機用電源配線との離隔距離は50mm以上としてください。
3．その他の動力線との離隔距離は300mm以上としてください。
4．上記の離隔距離以内で併走する場合は、どちらかを鉄製の電線管に入れてください。
5．シールド線を使用する場合は片側をアースとしてください。
6．信号線（１）（２）は電源配線と同一ケーブルで配線しないでください。（図1）7．信号線同士を多芯ケーブルで配線しないでください。（図2）
(図2)

(図1)
A
B
C
D

}ユニット間多芯ケーブル

}電源

最大

使用

● 室外ユニット電源端子板容量

た数
ます。
選定

室外ユニット
280 形

、

施工編

A
B
C
D

多芯ケーブル
信号線

端子板容量
100A

電線最大太さ38mm2

b 電気配線工事は下記の電気配線系統図およびユニット貼付の電気回路図を参照

してください。

● 電気配線系統図
１）個別リモコン制御・グループ制御● １リモコンで複数台グル－プ制御する場合
この“ グル－プ制御 ”は複数台の室内ユニット（最多８台）を１グル－プとして１個のリモコンで操作するものです。

＜基本配線図＞

３φ２００Ｖ
漏電しゃ断器

１φ２００Ｖ
ＲＳＴ
室外ユニット

漏電しゃ断器

室内外操作線

U１U２

ア－ス
プルボックス

プルボックス

プルボックス

ＲＳＴ１２
室内ユニット１

ＲＳＴ１２
室内ユニット２

１２
ア－ス

ＲＳＴ１２
室内ユニット３

１２

１２
ア－ス

ア－ス

リモコン配線
１２
（別売品）
リモコン

ＲＳＴ１２
室内ユニット４

１２
（別売品）
リモコン

１２
（別売品）
リモコン

１２
ア－ス
グル－プ制御用リモコンわたり配線（最多８台まで）

注意 ● リモコン配線、リモコンわたり配線、室内外操作線には、極性はありません。

● 室内ユニットの電源配線は、冷媒系統毎に配線接続してください。
● 全ての室内ユニットは、室内ユニットの電源端子板を利用した、わたり方式による電源引き込みはできません。
プルボックスで中継してください。
● 電源配線は６００Ｖビニール電線を使用基準とします。

で）＜グループ制御＞● この制御を行う時は、必ず室内ユニットセンサー（ボディーセンサー）で使用してください。
工場出荷状態で室内ユニットセンサーになっていますので、特に変更の必要はありません。

2）集中制御注）集中制御については、ＧＨＰ室外ユニットの「据付工事説明書」をご覧ください。

-９-

ACXF60-17901.indd

9

E-45

2018/12/18

16:10:46

2. 室外ユニット電気工事

施工編● 室内外操作線の注意事項
1．室内外操作線接続用端子板に AC200V の配線接続をしていないか確認してください。
※ 誤って AC200V を印加した場合は、室外コントロール基板のヒュ－ズ（FUSE3，0.4A）が溶断して基板を保護します。
その場合は、配線接続を正しく修正した後、基板に接続されている 2P コネクタ（青、OC、CN76）をはずして、２Ｐコネクタ（茶、EMG、CN69）に差し替えてください。
そして、ジャンパー（JP11）をカットしてください。
（作業は必ず電源を OFF にしてから行ってください。）

ジャンパー
ＪＰ１１
ＯＣ，ＣＮ７６
２Ｐコネクタ，青ヒューズ，ＦＵＳＥ３

ＥＭＧ ，ＣＮ６９
２Ｐコネクタ，茶-10-

ACXF60-17901.indd

10

E-46

2018/12/18

16:10:46

2. 室外ユニット電気工事

施工編3）室外ユニット電気配線
電装ボックス

280 形
室内外操作線 U1・U2
端子板（2Ｐ）
締付トルク：1.25±0.25N･m。

電源用端子板
締付トルク：6.2±0.2N･m

U1 U2

RST

アース端子
締付トルク：8.2±0.4N･m

配線パネル注）本右側 2Ｐ端子板は使用しません
RST

クランパーで固定してください
固定は必ず被覆部で行ってください

電源配線はＲ，Ｓ，Ｔそれぞれ
クランパー（現地手配）で固定してください
丸形圧着端子（現地手配）を使用して接続してください。
圧着部は絶縁スリーブ（現地手配）を取り付けてください。
より線は、はんだ仕上げして使用しないでください。
１個の端子に２本配線する場合は、圧着端子の平面部を合わせて配線してください。

配線パネル正面

φ60（電源配線口）（ノックアウトホール）

ホルソー
穴あけスペース（最大穴径φ４８まで）

配線パネル底面

φ28（室内外操作線配線口）（ノックアウトホール）

注意 ● 室外ユニットへの電気配線は必ず防水型コンジットを使用してください。

● 電源接続用パネルは電線管の太さに合わせてホルソーにて穴をあけ配線してください。
穴を開けた後はバリを取り除き、防錆のためにエッジおよび周囲の端面に補修用塗料を塗布することを推奨します。
● 配線口より内部に雨水などが入らない構造にしてください。

-11-

ACXF60-17901.indd

11

E-47

2018/12/18

16:10:47

2. 室外ユニット電気工事

施工編

C 電気工事についてのご注意「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」およびパッケージエアコンの警告 電気配線は、電源仕様に従ってください。また、事前に各電力会社の指導に従ってください。
● 電源は必ず専用の分岐回路からとってください。
● 電源は必ず正相で接続してください。本ユニットは逆相保護回路を搭載していますので、逆相保護回路作動時は、三相のうち二相を入れ替えてください。
● 電源配線および室内外操作線は冷媒配管や熱交換器、バルブなどに触れないようにしてください。
● 室外ユニットへの電気配線は“ 配線パネル ”に電線管の太さに合わせてホルソ－にて穴をあけ配線してください。内部に雨水などの入らない構造にしてください。
● 室内ユニットの配線終了後、各配線口のすきまをパテでシ－ルしてください。
● 配線は誤配線のないように接続してください。（機器を破損するおそれがあります。）● 電源配線（AC200V 等）とリモコン配線および室内外操作線は、同一ケーブルで配線したり配線同士を近づけたりしな
いでください。
● リモコン配線および室内外操作線は電源配線と違いのわかる信号線を使用してください。
● エアコンの電源コ－ド、室内外操作線はテレビ、ラジオ、ステレオ、インタ－ホン、パソコン、ワ－プロ、電話などの本体、および、アンテナ線や信号線、電源コ－ドなどから 3m 以上離してください。ノイズで影響を受ける場合があります。
特に電波の弱い地域では、電源配線と室内外操作線、リモコン配線は、それぞれ別の金属管に入れ、金属管をアースし、リモコン本体は、鉄製の箱に収納してください。
● 力率改善用進相コンデンサは本ユニットに取り付けないでください。本ユニットはインバーター装置を内蔵しており、進相コンデンサを取り付けると力率改善効果が期待できないだけでなく、高周波によるコンデンサ異常過熱事故のおそれがあります。

２．リモコン(別売品)の取り付けかた● 別売のリモコンに付属しています説明書を参照してください。
● リモコン配線は確実にリモコンと室内ユニットのリモコン配線用端子板と接続してください。
● リモコンおよびリモコン配線は、ノイズを受けないよう設置してください。
● リモコン配線に接続可能制御機器の最多台数は、2 台までです。
● 冷媒系統をまたがり、一部の室内ユニットをグループ制御することは、禁止です。
実施した場合は、モード不一致になることがあり、一部の室内ユニットが停止になります。

３．漏電しゃ断器は必ず取り付けてください

警告 取り付けられていないと感電や火災の原因になることがあります。
● 漏電しゃ断器は電流動作形・高周波対応品を使用してください。
● 地絡保護用の漏電しゃ断器を使用する場合は、ヒューズ付負荷開閉器または配線用しゃ断器と組み合わせて使用してください。

４．アース工事は必ずおこなってください

警告 アースが不完全な場合は、感電の原因になることがあります。
● ア－ス端子は電装ボックス内部にあります。（接地工事はＤ種接地工事（旧第三種接地工事）です。）● 静電気による帯電およびノイズを吸収するため、据え付けの際は必ずア－ス工事を行ってください。

パナソニック株式会社 アプライアンス社〒 525-8520

滋賀県草津市野路東２丁目３番１-１号© Panasonic Corporation 2016 - 2019

ACXF60-17901.indd

12

E-48

ACXF60-17901
BE0316-1049

2018/12/18

16:10:47

2. 室外ユニット電気工事

施工編
82664140113000

据付工事説明書

電気工事担当のかたへ

U-ESH280T1R＊

室外ユニットには他に「据付工事担当のかたへ」「試運転担当のかたへ」の据付工事説明書が添付してあります。
必ず参照してください。
ＧＨＰと併用設置する場合は、ＧＨＰ室外ユニットの「据付工事説明書（据付編）」をご覧ください。

安全上のご注意■ 据付工事、電気工事は、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ確実に行ってください。
警告」、「注意」に区分していますが、いずれも安全に関する重要な内■ ここに示した注意事項は、「
容を記載していますので、必ず守ってください。表示と意味は次のようになっています。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。
※ 据付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認するとともに“ 取扱説明書 ”にそってお客様に使用方法、お手入れのしかたを説明してください。また“ 据付工事担当のかたへ ”、“ 電気工事担当のかたへ ”は、“ 取扱説明書 ”とともに、お客様で保管いただくように依頼してください。

警告● 据付、電気工事は、販売店または専門業者に依頼してください。
ご自分で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電・火災等の原因になります。
“ 電気工事担当のかたへ ”に従って確実に行ってください。
● 据付工事は、“ 据付工事担当のかたへ ”
据え付けに不備があると、冷媒漏れ、水漏れ、感電、火災等の原因になります。
● 電気工事は、電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」および“ 据付工事担当のかたへ ”“ 電気工事担当のかたへ ”に従って施工し、必ず専用回路を使用してください。
電源回路容量不足や施工不備があると、感電・火災の原因になります。
● 配線は、所定のケ－ブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケ－ブルの外力が伝わらないように確実に固定してください。接続や固定が不完全な場合は、発熱、火災等の原因になります。
● 小部屋へ据え付ける場合は万一冷媒が漏れても限界濃度を超えない対策が必要です。
限界濃度を超えない対策については販売店と相談して据え付けてください。万一、冷媒が漏洩して限界濃度を超えると酸欠事故の原因になります。
● 据え付けは、重量に十分耐えるところに確実に行ってください。
強度が不足している場合は、ユニットの落下により、けがの原因になります。
● 作業中に冷媒ガスが漏れた場合は換気をしてください。冷媒ガスが火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。
● 設置工事終了後、冷媒ガスが漏れていないことを確認してください。
冷媒ガスが室内に漏れ、ファンヒ－ター、スト－ブ、コンロなどの火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。
● ア－ス工事を行ってください。（電気工事士の資格のある方が行ってください。）
ア－ス線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のア－ス線等に接続しないでください。
ア－スが不完全な場合は、感電の原因になることがあります。
● 漏電しゃ断器を取り付けてください。
漏電しゃ断器が取り付けられていないと感電や火災の原因になることがあります。

注意●可燃性ガスの漏れるおそれのある場所への設置は行わないでください。
万一ガスが漏れてユニットの周囲に溜ると、発火の原因になることがあります。

-1E-493000

2. 室外ユニット電気工事

施工編

１．電気配線工事について
a 配線容量機種（U-）

ESH280T1R＊（10 馬力相当）項目
ス イ ッ チ 容 量
ヒ ュ － ズ 容 量
容量
漏電しゃ断器
漏れ電流
動作時間

A
A
A
mA
sec

60
50
50
30
0.1
14mm2
（38）
14mm2
22mm2
38mm2
8mm2

電 源 配 線 電源最小太さ ※ 1（金属管・塩ビ管） こう長 25ｍまで
電圧降下基準 2％
50ｍまで
75ｍまで
ア ー ス 線 太 さ
室内外操作線太さ
基準電流値 ※ 2

0.5mm2 ～ 2mm2（総延長 1000ｍまで）2mm2（総延長 2000ｍまで）

38A※ 1 電源最小太さ（）内の数値はその最大こう長（ｍ）を表します。
電源配線は６００Ｖビニール電線を使用基準とします。
※ 2 基準電流値は配線選定の際に使用した数値で、運転範囲中の最大電流値を示します。
供給電源量も基準電流値に基づいて選定してください。
信号線（１）室内外操作線● 配線
無極性2線式● 線種※エコ電線について： 紫外線（日光、照明など）の影響を受ける場合
は、遮光するか耐紫外線用をご使用ください。

エコ電線記号 従来記号
名称（従来名称）
適用規格
EM-CEE
CVV
制御用耐燃性ポリエチレンシースケーブル（制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル）
JIS C 3401
耐燃性ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースキャブタイヤ丸型ケーブル
JCS4501
ECO120VCT（ビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル）
JIS C 3312
EM-ECTF
VCTF
耐燃性ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースキャブタイヤ丸型コード（ビニルキャブタイヤ丸型コード） JIS C 3306
EM-EEFVVF
６００Ｖ耐燃性ポリエチレンシース平型ケーブル（６００Ｖビニル絶縁ビニルシース平型ケーブル）
JIS C 3342
通信用シールド付き市内対ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル
EM-CPEES
CPEVS－（シールド付き市内対ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル）
計装用シールド付き市内対ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル
EM-K-CPEE KPEVSJIS C 5402
（シールド付き市内対ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル）
EM-MEE-S
MVVS しゃへい付きマイクロホン用耐熱性ポリエチレンコード（しゃへい付きマイクロホン用ビニルコード）
JCS 4271

信号線（２）リモコン配線、リモコンわたり配線● 配線
無極性2線式● 線種

エコ電線記号 従来記号
名称（従来名称）
適用規格
EM-CETF
CVTF
耐燃性ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースキャブタイヤ丸型コード（ビニルキャブタイヤ丸型コード） JIS C 3306
耐燃性ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースキャブタイヤ丸型ケーブル
JCS4501
ECO120VCT（ビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル）
JIS C 3312
EM-MEE-S
MVVS しゃへい付きマイクロホン用耐熱性ポリエチレンコード（しゃへい付きマイクロホン用ビニルコード）
JCS 4271● 線の太さ● 線長

注意事項

・ 0.5ｍｍ 2 ～ 1.25ｍｍ 2・ 総配線長MAX500mまで（グループ内にワイヤレスリモコン、バックライト付 室内ユニット1
簡単リモコンがある場合は400mまで）
・ リモコンわたり配線の総配線長は200mまで（ℓ 1 +ℓ 2 +ℓ 3 +・・・・・・ℓ n ＝ＭＡＸ200ｍ）

MAX8台
室内ユニット2

室内ユニット3ℓ2ℓ1

室内ユニット8ℓ3

1．信号線（１）（２）は、誤作動防止のため、動力線と併走しないでください。
2．当社製空調機用電源配線との離隔距離は50mm以上としてください。
3．その他の動力線との離隔距離は300mm以上としてください。
4．上記の離隔距離以内で併走する場合は、どちらかを鉄製の電線管に入れてください。
5．シールド線を使用する場合は片側をアースとしてください。
6．信号線（１）（２）は電源配線と同一ケーブルで配線しないでください。（図1）7．信号線同士を多芯ケーブルで配線しないでください。（図2）

リモコン

(図2)

(図1)

多芯ケーブル}ユニット間
}電源

A
B
C
D

多芯ケーブル
信号線● 室外ユニット電源端子板容量
室外ユニット
280 形

端子板容量
100A

-2E-50

電線最大太さ
38mm2

ℓn

A
B
C
D

2. 室外ユニット電気工事

施工編

b 電気配線工事は下記の電気配線系統図およびユニット貼付の電気回路図を参照
してください。
● 電気配線系統図
１）個別リモコン制御・グループ制御● １リモコンで複数台グル－プ制御する場合
この“ グル－プ制御 ”は複数台の室内ユニット（最多８台）を１グル－プとして１個のリモコンで操作するものです。

＜基本配線図＞
３φ２００Ｖ
漏電しゃ断器

ＲＳＴ
室外ユニットU１ U２

ア－ス
プルボックス

室内外操作線

１φ２００Ｖ
漏電しゃ断器

プルボックス

プルボックス

ＲＳＴ１２
室内ユニット１

ＲＳＴ１２
室内ユニット
２

１２
ア－ス

ＲＳＴ１２
室内ユニット
３

１２
ア－ス

ＲＳＴ１２
室内ユニット４

１２
ア－ス

リモコン配線

１２
ア－ス
グル－プ制御用リモコンわたり配線（最多８台まで）

１２
（別売品）
リモコン

１２
（別売品）
リモコン

１２
（別売品）
リモコン

注意 ● リモコン配線、リモコンわたり配線、室内外操作線には、極性はありません。

● 室内ユニットの電源配線は、冷媒系統毎に配線接続してください。
● 全ての室内ユニットは、室内ユニットの電源端子板を利用した、わたり方式による電源引き込みはできません。プルボックスで中継してください。
● 電源配線は６００Ｖビニール電線を使用基準とします。

＜グループ制御＞● この制御を行う時は、必ず室内ユニットセンサー（ボディーセンサー）で使用してください。
工場出荷状態で室内ユニットセンサーになっていますので、特に変更の必要はありません。

2）集中制御注）集中制御については、
ＧＨＰ室外ユニットの「据付工事説明書」をご覧ください。

-3-

E-51

2. 室外ユニット電気工事

施工編

を参照
● 室内外操作線の注意事項
1．室内外操作線接続用端子板に AC200V の配線接続をしていないか確認してください。
※ 誤って AC200V を印加した場合は、室外コントロール基板のヒュ－ズ（FUSE3，0.4A）が溶断して基板を保護します。
その場合は、配線接続を正しく修正した後、基板に接続されている 2P コネクタ（青、OC、CN76）をはずして、２Ｐコネクタ（茶、EMG、CN69）に差し替えてください。
そして、ジャンパー（JP11）をカットしてください。
（作業は必ず電源を OFF にしてから行ってください。）

ジャンパー
ＪＰ１１
ＯＣ，ＣＮ７６
２Ｐコネクタ，青ヒューズ，ＦＵＳＥ３

ＥＭＧ ，ＣＮ６９
２Ｐコネクタ，茶

- 4-

E-52

2. 室外ユニット電気工事

施工編3）室外ユニット電気配線
280 形
電装ボックス

室内外操作線 U1・U2
端子板（2Ｐ）
締付トルク：1.25±0.25N･m
電源用端子板
締付トルク：6.2±0.2N･m

U1 U2

RST

アース端子
締付トルク：8.2±0.4N･m

配線パネル注）本右側 2Ｐ端子板は使用しません。

R

S

T

クランパーで固定してください
固定は必ず被覆部で行ってください

電源配線はＲ，Ｓ，Ｔそれぞれ
クランパー（現地手配）で固定してください
丸形圧着端子（現地手配）を使用して接続してください。
圧着部は絶縁スリーブ（現地手配）を取り付けてください。
より線は、はんだ仕上げして使用しないでください。
１個の端子に２本配線する場合は、圧着端子の平面部を合わせて配線してください。

配線パネル正面

φ60（電源配線口）（ノックアウトホール）

ホルソー
穴あけスペース（最大穴径φ４８まで）

配線パネル底面

φ28（室内外操作線配線口）（ノックアウトホール）

注意 ● 室外ユニットへの電気配線は必ず防水型コンジットを使用してください。

● 電源接続用パネルは電線管の太さに合わせてホルソーにて穴をあけ配線してください。
穴を開けた後はバリを取り除き、防錆のためにエッジおよび周囲の端面に補修用塗料を塗布することを推奨します。
● 配線口より内部に雨水などが入らない構造にしてください。

-5E-53

2. 室外ユニット電気工事

施工編

C 電気工事についてのご注意「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」およびパッケージエアコンの電警告 電気配線は、源仕様に従ってください。また、事前に各電力会社の指導に従ってください。
● 電源は必ず専用の分岐回路からとってください。
● 電源は必ず正相で接続してください。本ユニットは逆相保護回路を搭載していますので、逆相保護回路
作動時は、三相のうち二相を入れ替えてください。
● 電源配線および室内外操作線は冷媒配管や熱交換器、バルブなどに触れないようにしてください。
● 室外ユニットへの電気配線は“ 配線パネル ”に電線管の太さに合わせてホルソ－にて穴をあけ配線してください。内部に雨水などの入らない構造にしてください。
● 室内ユニットの配線終了後、各配線口のすきまをパテでシ－ルしてください。
● 配線は誤配線のないように接続してください。（機器を破損するおそれがあります。）● 電源配線（AC200V 等）とリモコン配線および室内外操作線は、同一ケーブルで配線したり配線同士を近づけたりしないでください。
● リモコン配線および室内外操作線は電源配線と違いのわかる信号線を使用してください。
● エアコンの電源コ－ド、室内外操作線はテレビ、ラジオ、ステレオ、インタ－ホン、パソコン、ワ－プロ、電話などの本体、および、アンテナ線や信号線、電源コ－ドなどから 3m 以上離してください。ノイズで影響を受ける場合があります。
特に電波の弱い地域では、電源配線と室内外操作線、リモコン配線は、それぞれ別の金属管に入れ、金属管をアースし、リモコン本体は、鉄製の箱に収納してください。
● 力率改善用進相コンデンサは本ユニットに取り付けないでください。本ユニットはインバーター装置を内蔵しており、進相コンデンサを取り付けると力率改善効果が期待できないだけでなく、高周波によるコンデンサ異常過熱事故のおそれがあります。

２．リモコン ( 別売品 ) の取り付けかた● 別売のリモコンに付属しています説明書を参照してください。
● リモコン配線は確実にリモコンと室内ユニットのリモコン配線用端子板と接続してください。
● リモコンおよびリモコン配線は、ノイズを受けないよう設置してください。
● リモコン配線に接続可能制御機器の最多台数は、2 台までです。
● 冷媒系統をまたがり、一部の室内ユニットをグループ制御することは、禁止です。
実施した場合は、モード不一致になることがあり、一部の室内ユニットが停止になります。

３．漏電しゃ断器は必ず取り付けてください

警告 取り付けられていないと感電や火災の原因になることがあります。
● 漏電しゃ断器は電流動作形・高周波対応品を使用してください。
● 地絡保護用の漏電しゃ断器を使用する場合は、ヒューズ付負荷開閉器または配線用しゃ断器と組み合わせて使用してください。

４．アース工事は必ずおこなってください

警告 アースが不完全な場合は、感電の原因になることがあります。
● ア－ス端子は電装ボックス内部にあります。（接地工事はＤ種接地工事（旧第三種接地工事）です。）● 静電気による帯電およびノイズを吸収するため、据え付けの際は必ずア－ス工事を行ってください。

- 6E-54

3. 試運転要領

施工編（1）既設配管対応判定フロー

既設配管が再利用可能か？
配管サイズ・配管長制限を満足するか？

No

Yes

既設ユニットの冷凍機油は適合しているか？
［鉱物油］：suniso・フレオール S・MS
［合成油］：アルキルベンゼン系（HAB、
バーレルフリーズ）・エステル系・エーテル系（PVE のみ）※ 既設機が GHP 且つ PAG 油（HP-5S/7/9、PR など）を使用していた場合、または不明の場合には要配管洗浄

No

Yes

既設機での圧縮機トラブル暦はないか？
レアショート・水分チョーク・酸化スケール等異物混入はないか？

No

Yes

既設配管内の汚れは問題ないか？
色相は問題ないか？ 残渣物・磨耗粉が残っていないか？

No

Yes

配管洗浄なし配管洗浄ありE-55

配管新規施工3. 試運転要領（2）< ケース 1>

施工編

既設配管利用の場合（配管洗浄なし）①機器入れ替え・施工確認②各種設定・確認③パッケージエアコンの閉鎖弁（液 / ガス / バランス）を「全閉」GHP の室外メイン基板より
室外ユニット接続台数を 1 台に設定
パッケージエアコンの電源ブレーカを off④GHP 単独で強制暖房試運転（30 分）⑤パッケージエアコンの閉鎖弁（液 / ガス / バランス）を「全閉」GHP の室外メイン基板より
室外ユニット接続台数を 2 台に設定
パッケージエアコンの電源ブレーカを on⑥GHP（親機）から強制試運転モード
にて試運転実施⑦機器異常確認および運転データ確認

⑧作業終了

E-56

3. 試運転要領（3）< ケース 2>

施工編

既設配管利用の場合（配管洗浄あり）①機器入れ替え・施工確認②各種設定・確認③パッケージエアコンの閉鎖弁（液 / ガス / バランス）を「全閉」GHP の室外メイン基板より
室外ユニット接続台数を 1 台に設定
パッケージエアコンの電源ブレーカを off④GHP 単独で強制暖房試運転で共洗洗浄（30 分）⑤オイル（FV68S）入替⑥手順④⇔⑤を 3 回実施⑦オイル（FV68S）入替⑧パッケージエアコンの閉鎖弁（液 / ガス / バランス）を「全閉」GHP の室外メイン基板より
室外ユニット接続台数を 2 台に設定
パッケージエアコンの電源ブレーカを on⑨GHP（親機）から強制試運転モードにて試運転実施⑩機器異常確認および運転データ確認
⑪作業終了
E-57

3. 試運転要領（4）< ケース 3>

施工編

配管新規施工の場合①施工確認②各種設定・確認③GHP（親機）から強制試運転モードにて試運転実施④機器異常確認および運転データ確認

⑤作業終了

E-58