電圧4相 電流4相 保護リレー試験器

RX4744おもな仕様■交流出力
電流出力0〜3相

電圧出力0〜3相

95試験モード

出力レンジ

20A

250V

125V

スイープ速度0.001Hz/s〜9.999Hz/（s 設定分解能 0.001Hz/s）

出力電圧範囲

0〜10V

0〜250V

0〜125V

交差周波数

40.000Hz〜70.000H（z 設定分解能 0.001Hz）

出力電流範囲

0〜20A

0〜0.3A

0〜0.5A

折り返し待機時間

0.01s〜650.00（s 設定分解能 0.01s）

定格負荷

0.5Ω

833.3Ω

250.0Ω

振幅急変機能オン／オフ

振幅設定分解能0.001A

0.01V（10V以上） 0.01V（10V以上）
0.001V（10V未満） 0.001V（10V未満）

通常スイープモード

位相設定分解能0.1°

許容負荷力率

0.7〜1.0（遅れ）振幅確度

各レンジフルスケールの±0.5％以内（無負荷）、±0.2% typ.

■総合試験 動作モード

位相設定範囲−359.9°〜＋359.9（°遅れ設定）

急変動作モード

位相確度±0.3°以内（無負荷・定格出力時）

オプション対応動作モード トランス突入電流模擬モード、SOR試験モード

振幅 ±0.2％以内（定格出力振幅・負荷変動100％時）

ロード
レギュレーション 位相 ±0.2°以内（定格出力振幅・負荷変動100％時）
ライン
レギュレーション±0.1％以内
振幅（定格出力振幅・電源電圧AC 85V〜115V、180V〜240V）±0.1°以内位相（定格出力振幅・電源電圧AC 85V〜115V、180V〜240V）

ひずみ率

THD＋N 0.4％以内
THD＋N 0.2％以内（純抵抗定格負荷・（純抵抗定格負荷・定格出力時）定格出力時）■直流出力
電流出力0〜3相

電圧出力0〜3相

出力レンジ

20A

出力電圧範囲

−10V〜＋10V−250V〜＋250V −125V〜＋125V

出力電流範囲

−20A〜＋20A−0.3A〜＋0.3A −0.5A〜＋0.5A

定格負荷
振幅設定分解能
振幅確度

0.5Ω
0.001A

250V

833.3Ω

125V

250.0Ω

動作シーケンス

再閉路なし・再閉路あり・再遮断

故障方向

線路（遮断相選択）・母線・自由設定

三相出力

同時
個別（オプション:トリップ2〜3／リクローズ2〜3装着時）

0相動作

1相同時動作、個別動作（27RT用）
個別動作遅延時間 0.01s〜60.00（s 0.01s分解能）

遮断時間

0ms〜10000m（s 設定分解能1ms）

投入時間

0ms〜600m（s 設定分解能1ms）

シーケンス継続時間

10ms〜600000m（s 設定分解能1ms）またはオフ

プリトリガ時間

0.1ms〜6000.0m（s 設定分解能0.1ms）
またはオフ

急変開始位相固定／ランダム

過渡波形再生モード

コムトレード書式による過渡波形データを電圧 0〜3、電流 0〜3に再生するモード

オプション対応
動作モード

リアクタンス協調モード、脱調ロックモード、脱調ロック解除モード、I0遅延モード

■カウンタ

単体試験

インタバル内部：出力急変からトリップ信号時間を計測
ワンショット：トリップ信号の動作幅時間を計測
トレイン：トリップ信号の動作幅累積時間を計測
動作・復帰：動作時間と復帰時間を計測
インタバル外部：カウンタスタート（リクローズ）
信号からトリップ信号時間を計測
自由設定：カウンタスタート／ストップ信号自由
設定（オプション）追加時

総合試験

トリップ時間を計測（再閉路なし、再閉路あり、再遮断）
リクローズ時間を計測（再閉路あり、再遮断）
再トリップ時間を計測（再遮断）自由設定：カウンタスタート／ストップ信号自由
設定（オプション）追加時

計測範囲

0〜9999.9ms、10.000〜99.999s、100.00s〜999.99sの3レンジ、自動レンジ切換え

計測確度±（0.01% of rdg＋2digit）

チャタリング除去時間

0.1ms〜3.0m（s 分解能0.1ms）またはオフ

0.01V（10V以上） 0.01V（10V以上）
0.001V（10V未満） 0.001V（10V未満）

各レンジフルスケールの±0.5％以内（無負荷）

ロードレギュレーション ±0.2％以内（定格出力振幅・負荷変動100％時）±0.1％以内
ラインレギュレーション（定格出力振幅・電源電圧AC 85V〜115V、180V〜240V）■信号発生部
周波数モード

定格・故障の間を手動または自動でスイープ

ベクトル直線スイープモード 定常・故障の振幅・位相ベクトル上を直線スイープ

50Hz固定・60Hz固定、内部可変、0相別設定、外部・ライン同期、ディジタル同期（オプション）

50Hz固定・60Hz固定 発振周波数確度：±0.003% of set
内部可変周波数

発振周波数範囲：10.000Hz〜500.000Hz、
設定分解能 0.001Hz
発振周波数確度：±0.003% of set

外部・ライン同期

同期周波数範囲：45Hz〜65Hz
同期位相微調整：設定分解能 0.01°
正弦波 平衡三相設定、1LG設定、2LS設定、2LG設定
高調波
次数：2〜25次
振幅：0.0〜100.0%（基本波に対し）設定分解能 0.1％
位相：0.0〜359.9ﾟ、設定分解能 0.1（ﾟ 基本波基準）
非同期設定可能（基本周波数の±10%、設定分解能 0.1%）
直流（単体試験モード時のみ）■各種入出力動作スタート入力

電圧信号入力：0〜＋130V、入力レベル：＋2.5V
接点信号入力：開放電圧 ＋5V、短絡電流 1mA

トリップ入力,リクローズ入力

電圧信号入力：0〜＋130V、入力レベル：＋2.5V、＋50V
接点信号入力：開放電圧 ＋5V、短絡電流 1mA
1相は標準、2相および3相はオプション

プリトリガ出力

電圧出力：0V〜＋5V

急変指令出力

電圧出力：0V〜＋5V■単体試験 動作モード

周波数同期信号入力

電圧入力：−30V〜＋30V

ホールド急変モード

周波数同期信号出力

電圧出力：−10V〜＋10V、出力インピーダンス：600Ω

出力波形

要素

振幅、位相など

故障継続時間0.001s〜65.000（s 設定分解能 0.001s）
またはオフ

プリトリガ時間

0.1ms〜6000.0m（s 設定分解能 0.1ms）
またはオフ

アナログ出力プリトリガ出力終了遅延時間 0ms〜10000m（s 設定分解能 1ms）

400mAレンジ：0〜400mA、0〜5V
交流 5mAレンジ：0〜5mA、0.0〜0.5V
振幅設定分解能：0.01mA（400mA）、0.001mA（5mA）
400mAレンジ：−400mA〜＋400mA、−5V〜＋5V
直流 5mAレンジ：−5mA〜＋5mA、−0.5V〜＋0.5V
振幅設定分解能：0.01mA（400mA）、0.001mA（5mA）

故障待機時間0ms〜10000m（s 設定分解能 1ms）
またはオフ

急変開始位相固定／ランダム

制御電源出力端子＋4V〜＋112V、0.5A max（. 設定分解能 0.01V）

振幅、位相など

電圧・電流モニタ端子（オプション）バインディングポスト、出力形式：フローティング
電圧0〜3モニタ端子および電流0〜3モニタ端子

ノンホールド急変モード
要素

故障継続時間0.001s〜65.000（s 設定分解能 0.001s）
またはオフ

プリトリガ時間

0.1ms〜6000.0m（s 設定分解能 0.1ms）またはオフ

プリトリガ出力終了遅延時間 0ms〜10000m（s 設定分解能 1ms）
急変開始位相固定／ランダムディジタル同期信号入力, 入力と出力を渡り接続することで、本器複数台をディジタル同期信号出力 周波数同期運転（オプション）
D-sub25ピン、入力および出力形式：筐体電位

電圧4相 電流4相 保護リレー試験器

RX4744■その他・一般事項■付属品（P.14参照）

試験設定メモリ

最大32通り（初期設定値2通りを含む34通り読み出し可能）

試験結果メモリ

最大32通り
（試験条件と試験結果を保存）

表示部

8.4インチ高輝度カラー液晶モニタ

USBメモリインタフェース

USB1.1またはUSB2.0準拠品
USB-Aコネクタ（フロントパネル）

USBデバイス

CDC（通信デバイスクラス）
USB-Bコネクタ（フロントパネル）

電源

AC85V〜115V／AC180V〜240V 自動切換え、
48Hz〜62Hz

力率0.90以上（typ. 入力電圧200V、定格負荷、定格出力時）

最大入力電流

入力電圧AC85V〜115V時 12A以下（typ.）
入力電圧AC180V〜240V時 10A以下（typ.）

性能保証温度・湿度

0℃〜+40℃、5%〜85% RH
ただし、絶対湿度は1〜25g/m3、結露なきこと

外形寸法（mm）

350（W）
×200（H）
×450（D） 突起部含まず

質

本体：約15.3kg（フロントカバー、端子保護カバー装着時）
ハードウエアオプション：
出力モニタ：約0.3kg
トリップ2〜3／リクローズ2〜3：約0.2kg
ディジタル同期：約0.2kg

量※このカタログの記載内容は、2020年10月23日現在のものです。
●お断りなく外観・仕様の一部を変更することがあります。
●ご購入に際しては、最新の仕様・価格・納期をご確認ください。
●記載されている会社名・製品名は、各社の商標もしくは登録商標です。

フロントカバー
電源コードセット1（100V用, 2m）
電源コードセット2（200V用, 2m）
電流出力ケーブル（約3m） 4本
電圧出力ケーブル（約3m） 4本
信号用ケーブル（バナナチップ−ワニ口, 約1m） 2本
付属ケーブルバッグ
端子保護カバー（サイド,リア）
各1枚■オプション（P.14参照）
PA-001-2176
PA-001-2177
PA-001-2178
PA-001-2193
PA-001-2194
PA-001-2195
PA-001-2196
PA-001-2198
PA-001-2678
PA-001-3147
PA-001-2197
PA-001-3083
PA-001-2835
PA-001-2836
PA-001-2680
PA-001-2681
PA-001-2837

ディジタル同期
出力モニタ
トリップ2〜3／リクローズ2〜3
任意波形
振幅制限波形
トランス突入電流模擬モード
SOR試験モード
リアクタンス／脱調／I0遅延モード
カウンタ スタート／ストップ信号自由設定
シーケンス動作モード
キャリングケース
キャリングケース（大）絶縁信号伝送アダプタ
抵抗挿入アダプタ
端子保護カバー（サイド) ※保守用
端子保護カバー（リア) ※保守用
フロントカバー ※保守用