目次リニューアルについて

1. パナソニック GHP リニューアルの考え方（1）基本方針… ……………………………………………………………………………………………… J-2（2）配線の再利用（既設が三洋製またはパナソニック製 GHP の場合）
… …………………………… J-2（3）天井穴の処理方法（4 方向・2 方向天井カセット形）… …………………………………………… J-2（4）室内ユニットの再利用時の注意点（形名は三洋製またはパナソニック製の品番）… …………… J-2（5）冷媒配管再利用における配管工事での注意点… …………………………………………………… J-3（6）冷房運転でフラッシング洗浄を行う場合の注意点… ……………………………………………… J-3（7）洗浄レス方式… ………………………………………………………………………………………… J-4（8）フラッシング洗浄… …………………………………………………………………………………… J-7

2．添付資料（1）「パナソニック GHP リニューアルチェックリスト」………………………………………………… J-11（2）「冷媒配管再利用における洗浄剤での配管洗浄について」… ……………………………………… J-12（3）「パナソニック（三洋）GHP 冷凍機油一覧表」… …………………………………………………… J-13

3. 既設室内ユニット再利用リニューアル………………………………………………………………… J-14（1）既設室内ユニット再利用時の洗浄レスリニューアルフロー… …………………………………… J-15
（2）G・H 形室内ユニット対応一覧「既設室内ユニット再利用リニューアル」… …………………… J-16J-11. パナソニック GHP リニューアルの考え方

リニューアルについて（1）基本方針パナソニック GHP はスムーズな入れ替えを支援するため、“洗浄レス”方式でのリニューアルを基本とします。
※ 洗浄レス方式で既設システムのリニューアル対応が可能か、チェックシートによる診断が必要です。
●チェックシートの主な項目①冷凍機油種の確認【適応油種】既設三洋製 GHP 全て対応
スニソ
：3GSD(-T)、4GSD(-T)
PAG 油 ：HP-5S、HP-7、HP-9、DH-PR
エーテル油 ：FV32S※既設の三洋製およびパナソニック製 GHP は全機種適応します。
②配管条件（配管サイズ・配管長・分岐方法）の確認③既設配管の設計圧力（耐圧）の確認 ⇒ 3.3MPa 以上必要です。
④冷媒系の不具合履歴（金属磨耗粉混入の有無）の確認⇒ 不具合履歴がある場合は配管（フラッシング）洗浄を実施してください。
※洗浄レス方式が不可の判定であっても、配管条件②③を満足すれば、従来の“フラッシング洗浄”方式でのリニューアルの場合には行ってください。
洗浄レス方式とフラッシング洗浄方式の概要説明図を次のページ以降に示します。
※ 室内ユニットの再利用は、一部の機種で対応できない場合があります。下記「（4）室内ユニットの再利用時の注意点」をご参照ください。
※ 既設配管を一度再利用したリニューアルシステムを、再度リニューアルして利用（2 度目のリニューアル）することはお勧めできません。配管・配線の引き直しを含めた全交換をご検討ください。

（2）配線の再利用（既設が三洋製またはパナソニック製 GHP の場合）
① A・B 形の通信線を再利用する場合、室内―室外通信線は 8 芯のうち 2 芯を使用し、残りは束ねてアースとします。2 線は無極性ですが、使用する線を間違わないように線番を管理してください。リモコン線およびツイン形の室内ユニット間通信線は、オプション品の線径が細く、現地での圧着対応が困難なため再利用不可とします。
② C 形以降の通信線は、再利用が可能です。

（3）天井穴の処理方法（4 方向・2 方向天井カセット形）
天井カセット形室内ユニットの入れ替えにおいて、新旧機器の外形寸法違いで天井に開口部ができてしまう場合があります。その場合、下記の対応をご検討ください。
① 天井張り替えによる対応② ワイドパネル（別売品）を使用 ⇒ 4 方向天井カセット形は、標準パネルより一回り大きいパネルで開口部を塞ぐことができます。

（4）室内ユニットの再利用時の注意点（形名は三洋製またはパナソニック製の品番）
室内ユニットの再利用は下記のとおりとします。
① F2 形以前は、通信仕様が違うため再利用できません。
② G 形および H 形は、電動弁の弁座が腐食し、弁漏れを起こす恐れがあるため、外付電動弁キット（別売品）を追加し、内蔵の電動弁を全開にして再利用します。
③ H 形以前の機種は、フラッシング洗浄が必要です。
④ J 形以降の機種は、そのまま再利用が可能です。
（チェックシートによる診断で洗浄の要否を確認し、必要に応じてフラッシング洗浄を実施してくだい。）⑤ 室外機から更新の場合は、13 年（GHP の設計寿命）以内に室内機の更新をご検討ください。
⑥ U 形 3WAY マルチで室外機から更新する場合、室内側に接続する既設の電磁弁キットの品番が BU3 形以前は再利用できません。必ず BU4 形に交換が必要です。

J-2

1. パナソニック GHP リニューアルの考え方

リニューアルについて（5）冷媒配管再利用における配管工事での注意点
冷媒配管を再利用する場合、室外・室内ユニット交換工事を含む配管改修工事で配管接合部の大気開放が発生します。GHP で使用している PAG 油（HP-5S など）は吸湿性の高い冷凍機油なので、吸湿すると、コンプレッサーのメカニカルシールを損傷するおそれがあります。
室外機はドライコアを内蔵していますが、吸湿したオイルからの水分除去はできないため、配管内部に付着する冷凍機油に吸湿させないことが必須条件となります。
また、ろう付け作業中など配管内が大気に曝されている間は、窒素置換するなど配管中に水分やゴミが浸入しないように、養生を行なってください。

（6）冷房運転でフラッシング洗浄を行う場合の注意点
コンプレッサー故障やドライコア・ストレーナ・キャピラリチューブの詰まりがある、または履歴がある場合は、冷凍機油の汚れが多いと推定されます。そのまま運転を行うと室外ユニットの内蔵フィルタが詰まる可能性が大きいため、冷房試運転キット（別売品）のを取付けを推奨します。
内蔵フィルタは M4 形から交換可能になりましたが、フィルタが異物などにより詰まった後に交換する場合には冷房試運転キットのフィルタ交換より手間が掛かります。
（内蔵フィルタ詰りで暖房ポンプアウトが出来ない場合、冷媒回収機による冷媒回収が必要となります。）
やむを得ず、冷房試運転キットを付けずに冷房でフラッシング洗浄を行う場合は、洗浄後に必ず内蔵フィルタを交換してください。

J-3

1. パナソニック GHP リニューアルの考え方

リニューアルについて（7）洗浄レス方式●洗浄レスリニューアルイメージ図

リニューアル専用室外ユニット

室内ユニットコンプレッサー■洗浄レスリニューアル

内蔵ドライコア

既設配管利用リニューアル方法

スニソ

3GSD(-T)
4GSD(-T)

PAG 油

HP-5S、HP-7、HP-9
DH-PR

エーテル油

FV32S

Ｕ形へのリニューアル（配管窒素ブロー）

Ｕ形
試運転
暖房運転３０分以上※原則暖房運転ですが、夏季など暖房が困難な場合は冷房試運転も可能です。
試運転時間はいずれも30分以上です。

J-4適応油種

1. パナソニック GHP リニューアルの考え方

リニューアルについて①洗浄レス リニューアルフロー
リニューアルチェックリスト記入

既存冷凍機油は右記適用
油種（スニソ･PAG油･エーテル油）を満足するか？

■洗浄レスリニューアル適応油種(既設三洋製GHP全て対応)
スニソ

3GSD(-T)、4GSD(-T)

PAG油HP-5S、HP-7、HP-9、DH-PR

エーテル油

NO

FV32S

YES
フラッシング洗浄方式もしくは配管新設を実施してください。
冷房モードでフラッシング洗浄可能（冷房試運転キット不要）
配管径･配管長・分岐方式は設置基準を満足するか？

NO

YES

既存配管の設計圧力（耐圧）は3.3MPaG以上を満足するか？

NO

配管新設もしくはNG部位の配管更新を実施してください。

YES

コンプレッサーの故障経歴はないか？

NO（故障履歴有）

YES（故障履歴無）

ドライコア・ストレーナ・キャピラリーチューブのつまり経歴はないか？

NO（履歴有）YES（履歴無）

既設機が運転できるか？

NOYES

洗浄レスリニューアル手順に従って作業

暖房または冷房試運転キットを使用した冷房フラッシング洗浄もしくは配管新設を実施してください。
冷房試運転キット を使用せず、冷房フラッシング洗浄をした場合は、フラッシング洗浄終了後に内蔵ストレーナーとドライコアを必ず交換してください。

J-5

1. パナソニック GHP リニューアルの考え方

リニューアルについて②洗浄レス リニューアル手順
下記のフローチャートに従って作業を実施してください。

①（３WAYマルチの場合）既設機で冷房運転を30分実施。
※冷房運転が実施できない場合は、項目②から実施し、最後に冷房試運転を“30分”実施して下さい。

②古い室内ユニット・室外ユニットの撤去③冷媒配管の窒素ブローを実施 （既存の冷媒配管を再利用する場合）④新しい室内ユニット・室外ユニットの設置⑤暖房自動アドレス※夏季など暖房自動アドレスが困難な場合、冷房自動アドレスでも可能です。

⑥暖房試運転※夏季など暖房運転が困難な場合、冷房でも運転可能です。
◎3WAYマルチ機種は、必ず暖房運転を“30分”実施してください。
洗浄が必要な場合は、パナソニック産機システムズ㈱にお問い合わせください。

J-6

1. パナソニック GHP リニューアルの考え方

リニューアルについて（8）フラッシング洗浄①洗浄についてa. 洗浄剤による配管洗浄は、基本的に禁止します。
2. 添付資料（2）「冷媒配管再利用における洗浄剤での配管洗浄について」参照
b. パナソニック推奨配管洗浄方式は、オイルフラッシング洗浄方式による新冷凍機油での共洗いによる旧冷凍機油減量方法とします。
1）概要
リニューアルする旧システムで、旧冷凍機油を抜き油（初期充填量の約 85% を抜き油できる）し、新冷凍機油を補油（初期充填量の約 90%）した状態で旧システムを運転します。配管中に付着する冷凍機油は前記混油率に従い、旧冷凍機油の残油量は低減します。このサイクルを 3 回繰り返すと、配管内に残留付着する冷凍機油に含まれる旧冷凍機油量および汚れ量は、要求付着限界量（下表）以下に減量できます。
「要求付着限界」
項目値

残留付着油分量

配管長およびシステムの停止条件によって異なるが、冷凍機油充填量の 5 ～ 10% が配管中に付着残留している。
（冷凍機油初期充填量 5.2 リットルの場合の残留油量は240g 以上となる。）

要求付着限界量

日冷工基準（システムで 5,000ppm）より、配管中に付着する旧オイル不純物として1,250ppm 以下とする。
（冷凍機油初期充填量 5.2 リットルの場合の要求付着限界量を 6g とする）

2）作業
本作業は、パナソニック産機システムズ（株）で作業受託体制とします。
※旧システムでのフラッシング洗浄ができない場合は、リニューアル機に入れ換え後でも洗浄は可能です。

J-7

1. パナソニック GHP リニューアルの考え方

リニューアルについて②フラッシング洗浄方式■ 2WAY

新冷凍機油によるフラッシング洗浄方式※

フラッシング洗浄方式は旧システム（既設のユニット）での洗浄が基本です。
下記は新システムに入れ替えた場合の説明ですが、機器入れ替え以外の作業は同じです。
旧システムでの洗浄が出来ない場合は、機器を入れ替えた後でも洗浄は可能です。

①冷媒回収後、既設の室内・外機を撤去します。
②既設配管を窒素ブローにより、配管内部のオイルを出来るだけ取り除きます。
③リニューアル用の室内・外ユニットに入れ替えます。
④試運転時にフラッシング洗浄※を実施します（約2時間）。
※詳細は右記参照

フラッシング洗浄は、当社全国サービス拠点にて対応可能です。

1.暖房ポンプダウンを実施します（室内機側に冷媒を溜めます）。
※暖房ポンプダウンが不可能な場合は、冷媒回収を行う必要があります。

2.図中V1バルブを開いてコンプレッサのオイルポートから、オイルを抜きます。
3.図中V1バルブを閉じ、V2バルブを開いて新オイルを封入します。
4.ポンプダウン解除後、暖房運転を20～30分程度行います。
（※必ず暖房運転で行ってください。）
5.1～4の作業を4回繰り返します。

●フラッシング洗浄方式イメージ図室内ユニット

リニューアル専用室外ユニット

オイルポート内蔵ドライコア
Ｖ１

廃オイル缶
注）
・既設配管が新設するリニューアル機の配管制限
条件を満たしているかどうかご確認ください。
・配線関係については別途、ご相談願います。

コンプレッサ

低圧部サービスポート（四方弁上部）

Ｖ２

今ある配管をそのまま利用出来ます。

新オイル
HP-9

冷房試運転キットを設置し、冷房試運転で行う場合
１.冷房運転を20～30分程度行います。
２.暖房ポンプダウンを実施します（室内機側に冷媒を溜めます。）※暖房ポンプダウンが不可能な場合は、冷媒回収を行う必要があります。
３.図中Ｖ１バルブを開いてコンプレッサのオイルポートから、オイルを抜きます。
４.図中Ｖ１バルブを閉じ、Ｖ２バルブを開いて新オイルを封入します。
５.ポンプダウン解除後、冷房試運転を20～30分程度行います。
６.1～4の作業を4回繰り返します。
７.冷房試運転キットのストレーナを交換して終了です。

J-8

1. パナソニック GHP リニューアルの考え方

リニューアルについて■ 3WAY●既設のユニットによる洗浄運転を基本とします。
●既設のユニットが運転できない場合に限り、入れ替え後のユニットによる洗浄運転を可とします。
●入れ替え後のユニットによるフラッシング洗浄を行う場合①洗浄後に内蔵フィルターを交換②冷房試運転キットを使用し、洗浄運転後に外付ストレーナを交換
フラッシング洗浄①

フラッシング洗浄②

フラッシング洗浄③

既設のユニット

暖房＆冷房フラッシング洗浄なし

なし

入れ替え後のユニットなし

暖房＆冷房フラッシング洗浄内蔵フィルター交換

暖房＆冷房フラッシング洗浄
冷房試運転キット
外付けストレーナー交換		（②または③いずれか実施する）

J-9

1. パナソニック GHP リニューアルの考え方

リニューアルについて③「夏季日中における暖房フラッシング洗浄実施について」●はじめに・ 室内の温度が高い夏季には冷媒圧力が高く高圧カットにより暖房フラッシング洗浄が困難となります。このため夏季に暖房フラッシング洗浄をスムーズの行うための要領です。
●運転前の環境整備
・ 配管長が短い場合や、接続室内機容量・台数が少ないシステムの場合は、予め冷媒追加チャージ量を少なめに調整しておく、または冷媒追加チャージを行う前に暖房フラッシング洗浄を実施する。
・ 複数系統設置の場合、室内外通信配線を冷媒系統毎に分け自動アドレス設定でエンジンが起動しないようにします。
●運転中の留意点
・ 室内ユニットは全数運転させる（暖房試運転モード）
・ 室内ユニット側の換気を十分行い、出来るだけ室温を下げる。
併設室内ユニットが存在し運転可能であれば冷房運転を行い、出来るだけ室温を下げる。
（暖房フラッシン
グ洗浄前の機器での運転不可）
・ 夏季日中でも暖房運転は可能ですが、高圧回避運転に入りやすいため、できるだけ室温の上がりやすい時間帯を避けての暖房フラッシング運転が望ましい。
（30℃以下が容易に運転できる目安）
・ 午前中や夕方など外気温度があまり高くない時間帯に窓を開ける等、換気をしながら運転する。
●どうしても連続暖房運転のできない場合の対応
・ 暖房運転 30 分× 4 回の繰り返しができない場合、可能な限りの運転を行い計 120 分になるまで繰り返す。
・ 強制エンジン回転速度設定で最低回転に設定する。
・ 冷房試運転キットを使い、冷房運転で行なう。
● U 形での対応
・ U 形は冷房試運転も可能です。…
ただし、暖房試運転が可能な場合は極力暖房試運転での対応をお願いします。
※冷房運転でフラッシング洗浄を行う場合の注意点
・ 冷房運転の場合でも、コンプレッサ故障やドライコア・ストレーナ・キャピラリチューブの詰まりがある、または履歴がある場合は、冷凍機油の汚れが多いと推定されるため、室外ユニットの内蔵フィルタが詰る可能性があります。冷房運転で洗浄を実施する場合は、冷房試運転キットを取付けることを推奨します。
・ 室外ユニットの内蔵フィルタは交換可能ですが、冷房試運転キットのフィルタ交換よりも手間が掛かります。
（冷媒回収機による冷媒回収が必要になります。）…
冷房試運転キットを付けずに冷房でフラッシング洗浄を行う場合は、洗浄後に必ず内蔵フィルタを交換してください。

J-10

J-11リニューアル機種あり年

＊

＊

判断基準

チェック

絶縁

絶縁

絶縁

絶縁

絶縁

絶縁

絶縁

絶縁

絶縁

断線・絶縁等

正常

正常

正常

正常

正常

正常

正常

正常

正常

N の場合の処置

断線

断線

断線

断線

断線

断線

断線

断線

断線

Y・N

リニューアル時の管理が可能か。
外形寸法変更に伴う対応方法でオーナーと同意する必要がある。

電源線および通信線は線番管理がなされている。もしくは管理可能である。

新室内ユニットは旧室内ユニットと外形寸法が同一である。また、同一でない場合、天井張り換えもしくはワイドパネルにて対応可能である。

Y・N

配線の修正、または新設

Y・N

不良

不良

不良

不良

不良

不良

不良

不良

不良

OK
○

総合判定

OK

OK

OK

OK

OK×NG

NG

NG

NG

NG

NG

NG

処置
OK良良良良良良良良良

ドレン状態

天井張替え、またはワイドパネルを使用〃フラッシング洗浄実施

Y・N〃

既設の空調機にて過去にコンプレッサのロック、ドライコア・ストレーナ・キャピラリーチューブ コンプレッサ交換・左記冷媒回路部品交換有無。の詰まりのトラブルを起こしたことがない。
（パナソニック（三洋）GHP はメンテナンス業者にヒアリング）その他オーナーヒアリング実施。
電源線は 600V ビニル電線・IV 線を使用基準とする。
電源線および通信線の本数・線径は新ユニットの配線に適合する。
通信線は動力線との併走がないことを確認。設備設計ガイド等参照。

既設配管の設計圧力が液管 3.5MPa(G) 以上、ガス管 3.3MPa(G) 以上あるか確認。

配管新設もしくは NG 部位修正＊

8＊m 冷媒系統にかかる故障履歴等

線種

Y・N

＊

7＊

芯m 定期メンテナンス（年・内容）

―

芯Y・N

＊

6＊

なし

不良

不良

不良

不良

不良

不良

不良

不良

―

電源線サイズ・芯

既設配管の設計圧力は右記基準を満足する。

＊

5＊あり

良良

良良良良良良不良

フラッシング洗浄実施

＊

4＊

資料添付

室外ユニットが上下mmmmmmmm

良ラッキング状態※汚れ・漏れ等改善箇所、管径を変更する場合はその管径およびサイズも図示

リニューアル後系統概略図

室内ユニット間高低差

hr 室外ユニット - 室内ユニット高低差////////m

Y・N

＊

3内容

＊

2＊＊

＊

＊

＊＊

＊＊

＊

＊

/

主管サイズ・長さ
または枝管サイズ・長さ既設システム冷凍機油はスニソ [3GSD(-T),4GSD(-T)]、PAG 油 [HP-55,HP-7,HP-9,DH-PR]、また既設システムの仕様書を調査して冷凍機油を特定する。
はエーテル油 [FV32S] である。※既設機がパナソニック（三洋）GHP であればこの条件を満足します。
旧システムの配管施工図もしくは現地調査により配管径・配管長・分岐方式を確認。
配管径・配管長・分岐方式はパナソニック GHP 設置基準に適合する。
液管分岐にはチーズを使用していないこと。リニューアル機の設置基準との適合を確認する。

＊＊

1

室外機種名・基礎寸法（幅＊奥行＊高さ）

室内機種名
天井設置部寸法（幅 * 奥行 * 高さ）

なし

＊8

添付資料

＊7

※汚れ・漏れ等ある場合はその箇所も図示

既設系統概略図

冷凍機油種

設置年および運転時間

＊

＊46＊

3

＊

＊25＊

1

室内機種名

＊基礎寸法（幅＊奥行＊高さ）
または天井設置部寸法（幅＊奥行＊高さ）

＊

型式

様

室外機種名

メーカー

【チェックリスト】

リニ
ュ
ーアル
内容

既設
機種

物件名

【チェックデータ表】

1．本チェックリストは、業務用空調システムをパナソニック GHP にリニューアルする場合において、既設冷媒配管および配線の再利用可否等の判定を行う場合に適用する。
2．チェックの主旨は、①旧システムの施工瑕疵による不具合、②冷凍機油不一致による不具合、③配管制限適合可否による空調不具合の防止である。
3．[ 判定項目 ] のチェック結果が全て「Y」、もしくは「N」があっても是正処置を施すことで総合判定○とする。

（1）「パナソニック GHP リニューアルチェックリスト」

2．添付資料

2. 添付資料

リニューアルについて（2）「冷媒配管再利用における洗浄剤での配管洗浄について」
1. 洗浄剤での配管洗浄可否
結論： 洗浄剤による配管洗浄は下記問題点があるため、パナソニック GHP システムにおける配管再利用方法としては基本的に禁止します。
2. 洗浄剤による配管洗浄の問題点●想定される溶剤による配管洗浄方式①洗浄剤の種類

配管洗浄の目的は配管に付着している冷凍機油の除去および、オイルスラッジや酸化スケール等の不純物除去である。係る目的のため、強力な洗浄効果を期待して塩素系溶剤が用いられる。また、洗浄作業性の観点から常温において液体である沸点 30 ～ 40℃の溶剤が選定される。

②洗浄方式

上記洗浄剤を液体の状態で溶剤ポンプもしくは窒素等不活性気体の圧力で配管系を循環させ、配管に付着するオイルを溶剤に溶け込ませると共に、オイルの粘着性によって配管管壁に付着しているごみ分を流出除去する。

●問題点
配管洗浄する GHP システムの冷媒配管は、マルチ配管・高低差・鳥居配管等複雑な配管系となっています。
前述した溶剤による配管洗浄では下記の問題があります。
課題

懸念内容

①洗浄剤の分流による洗浄効果への疑問

冷媒液の循環量に比べ、洗浄剤の循環量は大幅に少なく、配管抵抗により洗浄剤が流れない配管が発生して洗浄できない配管が残る懸念がある。

②洗浄剤の回収ができないための問題

冷媒配管はガス管と液管があり、高低差を伴っている。よって、配管洗浄のために配管中に充満された洗浄剤を洗浄後回収する方法は窒素ガス等により加圧吹き飛ばしになる。この方法による回収率は配管形状によって異なるが 70 ～90% 程度である。残留した 10 ～ 30% の洗浄液の回収は真空ポンプによるので、せっかく溶解したオイル分およびスラッジ分は溶剤だけが蒸発して回収されるため配管中に残留する。このため新しい洗浄剤で繰り返し洗浄が必要となる。繰り返し洗浄は 3 回以上必要で多量の洗浄剤が必要となるとともに、1 度使用した洗浄剤は再生（除油・除塵処理）しなければならない。また、真空ポンプによる回収は排気が大気放出となるので、環境観点から凝縮装置が必要である。

③洗浄剤が配管中に残留した場合の問題点

洗浄剤に塩素系溶剤を使用した時、その塩素によりコンプオイルおよびコンプレッサに与える腐食等悪影響が生じる。前記した通り、洗浄剤の最終回収は真空ポンプによる蒸発回収となるが、蒸発潜熱が供給されないと回収不十分となり不具合の原因となる。
洗浄剤として R-141b を使用した場合は比較的蒸発潜熱が小さいので、到達真空度 1Torr 以下に真空引きできれば回収できていると判断できる。しかし洗浄剤として販売されている溶剤には R-141b が主成分でも塩素系溶剤を混合している場合も多く、蒸発潜熱が不足すると真空引きの見かけの真空度は充分でも洗浄剤が残っている場合があり、確認できない。後日深刻な不具合が生じるので注意が必要。

J-12

2. 添付資料

リニューアルについて（3）「パナソニック（三洋）GHP 冷凍機油一覧表」
機種馬力

使用冷凍機油機種馬力

使用冷凍機油SGP-CH150A

15 馬力

スニソ 3GSD

SGP-CHP224G2

8 馬力PAG 油 DH-PR

SGP-CH375A

15 馬力

スニソ 3GSD

SGP-CHP280G210 馬力

PAG 油 DH-PR

SGP-CH355A

15 馬力

スニソ 3GSD

SGP-CHP355G213 馬力

エーテル油 FV32S

SGP-CH300A

12 馬力

スニソ 3GSD

SGP-CHP450G216 馬力

エーテル油 FV32S

SGP-CH301A

12 馬力

スニソ 3GSD

SGP-CHP560G220 馬力

エーテル油 FV32S

SGP-CH450A

18 馬力

スニソ 3GSD

SGP-CH224H18 馬力

PAG 油 HP-5S

SGP-CH375B

15 馬力

スニソ 3GSD

SGP-CH280H110 馬力

PAG 油 HP-5S

SGP-CH355B

15 馬力

スニソ 3GSD

SGP-CH355H113 馬力

PAG 油 HP-5S

SGP-CH450B

18 馬力

スニソ 3GSDSGP-CH450H116 馬力

PAG 油 HP-5S

SGP-CH375C

15 馬力

スニソ 3GSD

SGP-CH560H120 馬力

PAG 油 HP-5S

SGP-CH300C

12 馬力

スニソ 3GSD

SGP-CHP224H18 馬力

PAG 油 HP-7

SGP-CH301C

12 馬力

スニソ 3GSD

SGP-CHP280H110 馬力

PAG 油 HP-7

SGP-CH302C

12 馬力

スニソ 3GSD

SGP-CHP355H113 馬力

PAG 油 HP-7

SGP-CH450C

18 馬力

スニソ 3GSD

SGP-CHP450H116 馬力

PAG 油 HP-7

SGP-CH375D

15 馬力

スニソ 3GSD

SGP-CHP560H120 馬力

PAG 油 HP-7

SGP-CH200E38 馬力

PAG 油 HP-5S

J 形以降

SGP-CH300E･E313 馬力

スニソ 3GSD

SGP-CH400E･E316 馬力

スニソ 3GSD

SGP-CH450E･E318 馬力

スニソ 3GSD

SGP-CH224F18 馬力

PAG 油 HP-5S

SGP-CH355F113 馬力

スニソ 3GSD

SGP-CH450F116 馬力

スニソ 3GSD

SGP-CH500F118 馬力

スニソ 3GSD

SGP-CH224F28 馬力

PAG 油 HP-5S

SGP-CH280F210 馬力

PAG 油 HP-5S

SGP-CH355F213 馬力

スニソ 3GSD

SGP-CH450F216 馬力

スニソ 3GSD

SGP-CH500F218 馬力

スニソ 3GSD

SGP-CH560F220 馬力

スニソ 3GSD

SGP-CH224G18 馬力

PAG 油 HP-5S

SGP-CH280G110 馬力

PAG 油 HP-5S

SGP-CH355G113 馬力

スニソ 3GSD

SGP-CH450G116 馬力

スニソ 3GSD

SGP-CH500G118 馬力

スニソ 3GSD

SGP-CH560G120 馬力

スニソ 3GSD

SGP-CHP224G18 馬力

PAG 油 DH-PR

SGP-CHP450G116 馬力

エーテル油 FV32S

SGP-CH224G28 馬力

PAG 油 HP-5S

SGP-CH280G210 馬力

PAG 油 HP-5S

SGP-CH355G213 馬力

スニソ 3GSD

SGP-CH450G216 馬力

スニソ 3GSD

SGP-CH560G220 馬力

スニソ 3GSD

J-13

PAG 油 HP-9

3. 既設室内ユニット再利用リニューアル

リニューアルについて

既設室内ユニット再利用時は、室内ユニットの型式により、使用可否、取り扱いが異なりますので、注意してください。
・ F 形以前の機種
室内外の通信仕様が異なるため、使用できません。
・ G 形、H 形の機種
配管のフラッシング洗浄を行い、別売の外付電動弁キットを取付ける。※
室内ユニット内蔵の電動弁を全開にする。
・ J 形以降の機種J 形以降の機種については、そのまま使用可能です。
※ 一部機種で外付電動弁使用不可（室内ユニット再利用不可）及び外付電動弁不要の機種があります。
詳細については外付電動弁対応一覧表を次ページ以降に掲載しますので参照ください。また、機種によっては外付電動弁の設置ができず、再利用不可の機種や本体内蔵電動弁を交換する機種等もあります。

J-14

3. 既設室内ユニット再利用リニューアル

リニューアルについて（1）既設室内ユニット再利用時の洗浄レスリニューアルフロー
リニューアルチェックリスト記入

配管径・配管長・分岐方式は設置基準を満足するか？

NOYES

既存配管の設計圧力(耐圧)は3.3MPaG以上を満足するか？

NO

配管新設もしくはＮＧ部位の配管更新を実施してください。

YES

コンプレッサーの故障経歴はないか？

NO（故障履歴有）

YES（故障履歴無）

ドライコア・ストレーナ・キャピラリーチューブのつまり経歴はないか？

NO（履歴有）YES（履歴無）

既設機が運転ができるか？

NO

YES

再利用する室内ユニットはＪ形以降か？

NO（H形以前）

YES（J形以降）

洗浄レスリニューアル手順にてリニューアル

暖房または冷房試運転キットを使用した冷房フラッシング洗浄もしくは配管新設を実施してください。
冷房試運転キット を使用せず、冷房フラッシング洗浄をした場合は、フラッシング洗浄終了後に内蔵ストレーナーとドライコアを必ず交換してください。

J-15

3. 既設室内ユニット再利用リニューアル

リニューアルについて（2）G・H 形室内ユニット対応一覧「既設室内ユニット再利用リニューアル」※室内ユニット品番に G また H が付いているものは G 形または H 形限定です。
タイプ

4方向カセット形

2方向カセット形

1方向カセット形

1方向高天井カセット形

ビルトインカセット形

ビルトインオールダクト形

天埋ダクト形

天吊形

G ・H 型機種
SGP-SH28
SGP-SH36
SGP-SH45
SGP-SH56
SGP-SH71
SGP-SH90
SGP-SH112
SGP-SH140
SGP-SH160
SGP-SBH280
SGP-SHL140
SGP-SBHL280
SGP-SSH28
SGP-SSH36
SGP-SSH45
SGP-SSH56
SGP-SSH71
SGP-SSH90
SGP-SSH112
SGP-SSH140
SGP-SSH160
SGP-SSHL140
SGP-SAH28
SGP-SAH36
SGP-SLH28
SGP-SLH36
SGP-SLH45
SGP-SLH56
SGP-SLH71
SGP-SLH80
SGP-BDH28
SGP-BDH29
SGP-BDH36
SGP-BDH45
SGP-BDH56
SGP-BDH71
SGP-BDH90
SGP-BDH112
SGP-BDH140
SGP-BUH28
SGP-BUH36
SGP-BUH45
SGP-BUH56
SGP-BUH71
SGP-BUH90
SGP-BUH112
SGP-BUH140
SGP-UH71
SGP-UH90
SGP-UH112
SGP-UH140
SGP-UH224
SGP-UH280
SGP-TH45
SGP-TH56
SGP-TH71
SGP-TH90
SGP-TH112
SGP-TH140SGP-TH160
SGP-TH224
SGP-THL140

外付電動弁取付可
取付可
取付可
取付可
取付可
取付可
取付可
取付可
取付可
取付不可
取付可
取付不可
取付可
取付可
取付可
取付可
取付可
取付可
取付可
取付可
取付可
取付可
取付可
取付可
取付可
取付可
取付可
取付可
取付可
取付可
取付可
取付可
取付可
取付可
取付可
取付可
取付可
取付可
取付可
取付可
取付可
取付可
取付可
取付可
取付可
取付可
取付可
取付可
取付可
取付可
取付可
取付不可
取付不可
取付可
取付可
取付可
取付可
取付可
取付可
取付可
取付不可
取付可

J-16個数
111111111ー1ー11111111111
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1ーー
1
1
1
1
1
1
1ー
1

｢室外機から更新」の可否
○
○
○
○
○
○
○
○
○
×
○
×○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
××
○
○
○
○
○
○
○
×
○

3. 既設室内ユニット再利用リニューアル
タイプ
厨房天吊形

壁掛形
床置形

床置プレナム形

床置ダクト形

ペリメーター床置形

ペリメーター埋込

直膨外気処理ユニット

壁ビルトイン形

天井埋込ハイフレッシュ形
床置ハイフレッシュ形

G ・H 型機種
SGP-TKH80
SGP-TKH112
SGP-TKH140
SGP-TKHL140
GHP-KH28
GHP-KH36
SGP-EEH80
SGP-EEH112
SGP-EEH140
SGP-EH224G
SGP-EH280G
SGP-EH224H
SGP-EH280H
SGP-EH355
SGP-EH450
SGP-EH560
SGP-EHL280G
SGP-EHL280H
SGP-EH560
SGP-DH224G
SGP-DH280G
SGP-DH224H
SGP-DH280H
SGP-DH355
SGP-DH450
SGP-DH560
SGP-DH900
SGP-DH1120
SGP-DHL280G
SGP-DHL280H
SGP-DHL560
SGP-DHL1120
SGP-FH28
SGP-FH36
SGP-FH45
SGP-FH56
SGP-FH71
SGP-FH80
SGP-FMH28
SGP-FMH36
SGP-FMH45
SGP-FMH56
SGP-FMH71
SGP-FMH80
SGP-GU50
SGP-GU75
SGP-GU100
SGP-DMH140
SGP-DMH224
SGP-DMH280
SGP-UF110
SGP-UF170
SGP-UF210
SGP-GUF200

外付電動弁
取付可
取付可
取付可
取付可
取付可
取付可
取付可
取付可
取付可
不要
不要
取付不可
取付不可
不要不要
不要
不要
取付不可
不要不要
不要
取付不可
取付不可
不要
不要
不要
不要
不要
不要
取付不可
不要
不要
取付可
取付可
取付可
取付可
取付可
取付可
取付可
取付可
取付可
取付可
取付可
取付可
取付可
取付可
取付可
取付可
取付不可
取付不可
取付可
取付不可
取付不可
取付不可

リニューアルについて
個数
11111111111ーー1111ー111ーー111111ー1111111
1
1
1
1
1
1
11
1
1
1ーー
1ーーー

｢室外機から更新」の可否
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○（本体部品交換）○（本体部品交換）○○○○○（本体部品交換）○○○○（本体部品交換）○（本体部品交換）
○
○
○
○
○
○
○（本体部品交換）
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
××
○
×××

※本体部品（電動弁）を交換する場合の代替部品コード：638-020-2461（854-2-4548-136-00）

J-17