ガスヒートポンプエアコン

納入仕様書
S1 形 室内ユニット
別売部品（クリーンエアコン）

製品名
御提出先
御納入先
年月日

受領印

／

提出／／

パナソニック産機システムズ株式会社

仕様と据付（クリーンエアコン）●吸込一体形用パネル、壁下吸込形用パネル■外形寸法図 吸込一体形用パネル
・CZ-45KPCK4■外形寸法図 吸込一体形用パネル
・CZ-56KPCK4

仕様と据付（クリーンエアコン）■外形寸法図 吸込一体形用パネル
・CZ-71KPCK4■外形寸法図 壁下吸形用パネル
・CZ-45KPCD4

仕様と据付（クリーンエアコン）■外形寸法図 壁下吸形用パネル
・CZ-56KPCD4■外形寸法図 壁下吸形用パネル
・CZ-71KPCD4

仕様と据付（クリーンエアコン）■取付説明書

取付説明書
品番（吸込一体形）
適用室内ユニット品番（壁下吸込形）
適用室内ユニット

吸込一体形用パネル
壁下吸込形用パネルCZ-45KPCK4CZ-56KPCK4CZ-71KPCK4

S-G45CKS15
S-G45CKS16

S-G56CKS15
S-G56CKS16

S-G71CKS15
S-G71CKS16

CZ-45KPCD4CZ-56KPCD4CZ-71KPCD4S-G45CDS15
S-G45CDS16

S-G56CDS15
S-G56CDS16

S-G71CDS15
S-G71CDS16

取り付け工事の前に室外ユニットに同梱されている「据付工事説明書」と、この取付説明書をよくお読みのうえ取り付けてください。特に「安全上のご注意」は、施工前に必ずお読みください。
また、この取付説明書はお客様で保管いただくように依頼してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。
実行しなければならない内容（強制事項）です。

据え付け上の注意事項

警告
据付工事は、お買い上げの販売店や専門業者 パネル等の別売品は必ず当社指定の製品をに依頼し、工事には必ず指定の部品を使って パネル等の別売品は、必ず、当社指定の製品を使用してください。
確実に行う（ユニットの落下や水漏れ、感電や火災の原因）

また、別売品の取り付けは専門の業者に依頼してください。ご自分で取り付けをされ、不備があると、感電や火災、水漏れの原因になります。
別売品は当社指定の製品を仕様と据付（クリーンエアコン）

据付け説明
付属品
品番

形体
吸込一体形

壁下吸込形

CZ-45KPCK4CZ-56KPCK4CZ-71KPCK4CZ-45KPCD4CZ-56KPCD4
CZ-71KPCD4

必要数量（本）223232182626

天井パネル取付ネジ
予備数量（本）
合計・付属数量（本）242342342202282282

1. 天井パネルの取り付けかた
ご注意■作業はヘルメット、安全靴を着用して行ってください。
着用しないと、落下物によるけがなどの原因になります。

天井パネル取り付け

天井パネル

１）天井パネルに取り付けられている吹出パンチング板を取りはずしてください。（図1）●天井パネル上面には仮止めキャッチ（４か所）が付いていますので、室内ユニットの角孔開口部に差し込む事により仮り止めできます。（図 2）

樹脂ワッシャー付トラスネジ
図1

吹出パンチング板

仮止めキャッチ

室内ユニット２）天井パネルを持上げて、室内ユニットに押し当てて仮り止めしてください。（図 3）
天井パネル●仮止めキャッチ（４か所）が確実に引掛かっているか確認してください。

〈仮止めキャッチ差込み完了図〉●天井パネルは仮り止めですので、すぐに次の作業を行ってください。

室内ユニット３）点検扉を止めている、樹脂ワッシャー付トラスネジをゆるめて開けてください。（図4）４）点検扉を開けた奥と吹出しパンチング板をはずした奥に、天井パネル取り付け穴がありますので、付属のトラスネジで、天井パネルを室内ユニットに取り付けてください。（図4）●吸込一体形は吸込パンチング扉を止めている
ローレットビスもゆるめて、吸込パンチング扉を開けて天井パネルを取り付けてください。
●吸込一体形の吸込パンチング扉にはプレフィル
ターが付いていますので、確認してください。

点検扉

図2

点検扉用
樹脂ワッシャー付
トラスネジ
図3

室内ユニット

トラスネジ

点検扉

チェーン

図4

仕様と据付（クリーンエアコン）

５）吊りボルト部をシール材でコーキング処理をしてください。（図5）

吊りボルト
室内ユニット６）室内ユニットにあるチェーンを点検扉に付けて、樹脂ワッシャー付トラスネジ（締付トルク 0.9～1.0N・m）で閉じてください。

コーキング処理

７）吹出パンチング板を樹脂ワッシャー付トラスネジ（締付トルク 0.25～0.3N・m）で取り付けてください。
８）天井仕上面と天井パネル枠の隙間をコーキング処理をしてください。（図5）

天井パネル枠

△
基準面
天井仕上面

2. プレフィルターの取り付けかた
プレフィルターの取り付け◆壁下吸込形の場合
・壁下吸込形には、プレフィルターは付いていません。
・必要に応じてプレフィルターを取り付ける場合は、壁面吸込口のふたの寸法に合せて裁断し、裏側に取り付けてください。
◆吸込一体形（逆流防止ダンパー付）
・プレフィルターはあらかじめ、吸込パンチング扉内に取り付けてあります。
・プレフィルターが付いているのを確認し、吸込パンチング扉を閉じてください。（図6）

プレフィルター

吸込パンチング扉
図6

図5

仕様と据付（クリーンエアコン）

据付け説明 （つづき）
3. 製品の構造■ 吸込一体形
吐出パンチング板（φ２×３．５Ｐ）

吸込パンチング扉（φ６×８Ｐ）（プレフィルター付 質量法 63%）

W（天井パネル寸法）

形式
45 形
56 形
71 形

W 寸法（mm）
910
1,210
1,360

重量（kg）
2230
321760（天井パネル寸法）30

発泡ポリシート外貼断熱（10t）（グレー色）

10

軟質発泡ポリシート（20t）（グレー色）

イ部詳細

仮止めキャッチ

軟質発泡ポリシート（10t）（グレー色）
発泡ポリシート（2t）151525

天井ボード

ア部詳細

■ 壁下吸込形
吐出パンチング板（φ２×３．５Ｐ）

W（天井パネル寸法）

形式
45 形
56 形
71 形

W 寸法（mm）
910
1,210
1,360

重量（kg）
1724251410（天井パネル寸法）30

発泡ポリシート外貼断熱（10t）（グレー色）

10イ部詳細

仮止めキャッチ

軟質発泡ポリシート（10t）（グレー色）
発泡ポリシート（2t）151525

天井ボード

軟質発泡ポリシート（20t）（グレー色）

ア部詳細

85464369715002

仕様と据付（クリーンエアコン）● HEPA フィルター■取付説明書

取付説明書
品番

HEPA フィルター

CZ-28SHCK4A
CZ-45SHCK4A
CZ-56SHCK4A

取り付け工事の前に室内ユニット、室外ユニットに同梱されている「据付工事説明書」と、この取付説明書をよくお読みのうえ取り付けてください。特に「安全上のご注意」は、施工前に必ずお読みください。
また、この取付説明書はお客様で保管いただくように依頼してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。
実行しなければならない内容（強制事項）です。

してはいけない内容（禁止事項）です。

警告■ 据付工事は、お買い上げの販売店や専門業者に依頼し、工事には必ず指定の部品を使って確実に行う（ユニットの落下や水漏れの原因）■ 据え付けは、重量に十分耐えられる所に確実に行う（ユニットの落下による、けがの原因）■ 付属品は当社指定の部品を使用する（指定の部品を使用しないと、ユニットの落下、水漏れの原因）

注意■ 周囲に可燃性ガスの漏れるおそれのある場所に設置しない（万一ガスが漏れてユニットの周囲にたまると、発火の原因）■取付工事説明書に記載されていない方法や、指定の部品を使用しない方法で取り付けされたことにより事故や損害が生じたときには、当社では責任を負えません。また、その取り付けが原因で故障が生じた場合は、製品保証の対象外となります。

17/11/29 11:24

仕様と据付（クリーンエアコン）

2.HEPA フィルターの取り付けかた
ご注意■フィルター表面を上下のスタッドボルトに当てないように、注意してください。
■作業はヘルメット、安全靴を着用して行ってください。
着用しませんと、落下物によるけがの原因になります。
■HEPAフィルターの交換作業は保護具として、手袋、マスク、保護メガネを着用してください。
着用しませんと、ちり、ほこりなどを吸い込み健康を害する原因になります。
■HEPAフィルターの固定の目安は、HEPAフィルターを室内ユニットに押しあてた状態で、HEPA押さえ金具を取り付け、ナットが突きあたるまで締めます。その状態からナットを2～3mm締め込んでください。

HEPAフィルター取り付け● フィルター表面をスタッドボルトに当てないように、注意してください。

室内ユニットスタッドボルト

１）吹出パンチング板をはずしてください。（図3）
２）スタッドボルトに付いている、HEPA押さえ金具とナットをゆるめててください（1つのHEPAフィルターに対し４か所）。

HEPAフィルター
取り付け面
パッキン7tHEPA押さえ金具

HEPAフィルター

トラスネジ

吹出パンチング板

３）HEPA押さえ金具を外側に向けてください。
（図3）４）HEPAフィルター取り付け面のゴミ・汚れを取り、表面をきれいにしてください。

図3

室内ユニット５）HEPAフィルターのパッキン側を上にして、本体ユニットに押し込んでください。（図4）

スタッドボルト
パッキン7t６）HEPAフィルターを室内ユニットに押し込んだ
後、HEPA押さえ金具を回してHEPAフィルターの枠に引っ掛けてください。
７）パッキンを２～３mm押しつぶす程度にナットをボックスレンチ等で締め付けてください。
パッキンの押しつぶし目安は、上記ご注意を確認してください。
８）吹出パンチング板を樹脂ワッシャー付トラスネジ（締付トルク 0.25～0.3N・m）で取り付けてください。（図5）

HEPAフィルター

ナット

HEPA押さえ金具
図4

室内ユニット

吹出パンチング板

樹脂ワッシャー付トラスネジ
図517/11/29 11:25

仕様と据付（クリーンエアコン）取り付け説明1.HEPA フィルターの取り扱い
ご注意■HEPAフィルターを取り扱う際には枠の部分を持ち、決してフィルター表面は触らないでください。フィルター表面は痛みやすく、破損した場合フィルターからの空気漏れの原因になります。
■HEPAフィルターを梱包していますポリ袋は、ちり、ほこり付着防止のため取り付ける直前に、取りはずしてください。
■HEPAフィルターの輸送・保管時は、横積みをしないでください。
水平にして輸送すると振動・衝撃などによってろ材が破損し、フィルターからの空気漏れの原因になります。
■HEPAフィルターは洗浄などによる再生使用はできません。
性能が低下した場合は必ず新品と交換してください。
なお、交換時期の目安は約3年です。

１.輸送・持ち運びには、滑り止め手袋を着用してください。
・持ち運び方は、ダンボール箱を傾けて箱の対角線上の２つの角を持って運んでください。
・床に置く時は、フィルター底面が平均に着地するように静かに置いてください。
・車に積む時は、３段以上積み重ねないでください。
・製品の上に乗ったり、寄り掛かったり、また無用な外力を与えないでください。
・梱包ダンボール箱外側に明示してある諸注意の記号に注意して、作業してください。

２.保管・保管場所は温度、湿度の変化が少なく、直射日光、風雨を避けられるところにしてください。
・角材を下に敷くなどして直接床に置かないでください。
・水漏れ汚染等が考えられる場所では、保管しないでください。

３.開梱●開口部を上にした状態で、HEPAフィルター本体を持ち、抜き取らないでください。
1）平坦な床面に置き、ダンボール箱のシールテープをはがしてください。

当板2）フィルターに付いている仕様銘板の型式を確認してください。
3）箱のふたを外側に開き、当板を垂直に抜き取ってください。（図1）4）開いた箱の口を、静かに下に向けて、HEPAフィル
ターを床面に接地させてください。

図15）箱を垂直に抜き上げて取り去ってください。（図2）
HEPA
フィルター

6）ポリ袋は、取り付ける直前に取りはずしてください。
HEPA
フィルター

85464369996000.indd 3-4

図2

仕様と据付（クリーンエアコン）仕様・外形寸法図■ 仕様
型式
外形寸法（W×H×D） mm
捕集効率
ファンユニット
標準風量時圧力損失
質量50Hz60Hzkg

仕CZ-28SHCK4A
610 × 610 × 150
0.3 μmPAO にて 99.97 ％以上
25.0 m3/min
初期 91 Pa ～最終 182 Pa
26.5 m3/min
初期 96 Pa ～最終 192 Pa
7.5

様
CZ-45SHCK4A
760 × 610 × 150
0.3 μmPAO にて 99.97 ％以上
17.5 m3/min
初期 126 Pa ～最終 252 Pa20.0 m3/min
初期 144 Pa ～最終 288 Pa
10.5CZ-56SHCK4A915 × 610 × 150
0.3 μmPAO にて 99.97 ％以上
20.0 m3/min
初期 118 Pa ～最終 236 Pa
23.0 m3/min
初期 136 Pa ～最終 272Pa
12.5■ 外形寸法図CZ-28SHCK4A

CZ-45SHCK4A
仕様銘板

仕様銘板

０610 －３150±１ （7）1515150±１ （7）151515０610 －３０610 －３

151515０760－３

CZ-56SHCK4A
仕様銘板

０915 －３150±１ （7）1515０610 －３

151585464369996000
ACXF60-29950

85464369996000.indd 1-2