平成17年６月20日
原子力安全対策課(１ ７ － ２ １ )＜15時記者発表＞

大飯発電所３号機の第１１回定期検査開始について

このことについて、関西電力株式会社から下記のとおり連絡を受けた。

記

大飯発電所３号機（加圧水型軽水炉；定格電気出力1 1 8 . 0万kW）は、平成17年６月24日から約２カ月の予定で第１１回定期検査を実施する。
定期検査を実施する主な設備は次のとおりである。

(1) 原子炉本体(2) 原子炉冷却系統設備(3) 計測制御系統設備(4) 燃料設備(5) 放射線管理設備(6) 廃棄設備(7) 原子炉格納施設(8) 非常用予備発電装置(9) 蒸気タ－ビン

問い合わせ先(担当：嶋崎)
内線2352・直通0776(20)0314

１．設備の保全対策(1) 原子炉容器管台溶接部等の応力腐食割れに係る点検 （図－１参照)
国内外ＰＷＲプラントにおいて、6 0 0系ニッケル基合金を用いた原子炉容器上部ふた管台や１次冷却材系統の溶接部で応力腐食割れが発生した事象に鑑み、以下の点検等を行う。
① 原子炉容器上部ふた管台の点検等
原子炉容器上部ふた管台全数(70本)について、上部ふた表面の外観目視点検により、漏えいの無いことを確認する。
なお、前回定期検査時に、溶接部で応力腐食割れによる漏えいが確認された制御棒駆動装置取付管台（№47管台）、および№47管台と同じ上部ふた外周部に位置し溶接形状が同様の温度計取付管台（№69管台）の２箇所について、知見拡充の観点から超音波探傷試験（ＵＴ）等を実施する。
② １次冷却材系統管台等溶接部の点検溶接箇所に6 0 0系ニッケル基合金が使用されている原子炉容器冷却材出入口管台および蒸気発生器出入口管台について、外観目視点検や超音波探傷検査を行い、健全性を確認する。
(2) 高サイクル熱疲労割れに係る点検（図－２参照）
国内ＰＷＲプラントにおいて、再生熱交換器の胴側出口配管部で、高温水と低温水の混合により発生する温度ゆらぎを主要因とする高サイクル熱疲労割れが発生した事象に鑑み、同様の熱疲労割れが発生する可能性のある余熱除去クーラバイパスライン接続部について、超音波探傷検査を実施する。
(3) ２次系配管の点検等（図－３参照）
美浜発電所３号機において２次系配管が減肉し破損した事故に鑑み、２次系配管の8 9 2箇所について超音波検査（肉厚測定）を行う。また、高圧排気管の直管部について配管内面から目視点検等を実施する。
過去の点検結果から減肉傾向の見られる部位等61箇所について、計画的に、炭素鋼材から耐食性に優れたステンレス鋼または低合金鋼の配管に取り替える。
(4) 中央制御室への蒸気流入に係る点検（図－４参照）
美浜発電所３号機２次系配管破損事故において、中央制御室につながるケーブルトレイおよび電線管の壁貫通部等のシール施工が不適切であったため中央制御室への蒸気浸入が認められたことを踏まえ、中央制御室貫通部等のシール施工状況を点検し、不適切な箇所については補修を行う。

２．燃料取替計画
燃料集合体全数 193体のうち、73体（うち68体は新燃料集合体。そのうち24体は55,000MWd/t高燃焼度燃料）を取り替える予定である。

３．運転再開予定
原子炉起動・臨界：発電再開（調整運転開始）：
定期検査終了（営業運転再開）：

平成17年８月上旬
平成17年８月上旬
平成17年９月上旬

＜参考資料＞
大飯発電所３号機の第１１回定期検査に関する補足説明資料

・出力降下開始：

６月23日（ １８時頃 ）

・発電停止

：

６月24日（・原子炉停止：６月24日 ( １時半頃 ）

０時頃 ）

図−1

原子炉容器管台溶接部等の応力腐食割れに係る点検概要図

点検概要
国内外ＰＷＲプラントにおいて、６００系ニッケル基合金を用いた原子炉容器上部ふた管台や１冷却材系統の溶接部で応力腐食割れが発生した事例に鑑み、以下の点検を実施する。
①原子炉容器上部ふた管台の点検等
原子炉容器上部ふた管台全数（７０本）について、上部ふた表面の外観目視点検を実施する。
なお、前回定期検査時に、溶接部の応力腐食割れにより１次冷却水の漏えいが認められた制御棒駆動装置取付管台（No.47）、および上部ふた外周部に位置し、当該管台（No.47）と同様な溶接形状である温度計取付管台（No.69）について、知見拡充の観点から、超音波探傷試験などを実施する。
②１次冷却材系統管台溶接部等の点検
溶接箇所に６００系ニッケル基合金が使用されている原子炉容器冷却材出入口管台、蒸気発生器出入口管台について、外観目視点検や超音波探傷検査を実施する。

蒸気発生器概略図

概略系統図

蒸気発生器
冷却材出入口管台の点検概要

タービンへ冷却材入口管台（低合金鋼）
蒸気タービンへ(目視点検)
給水

給水(超音波探傷検査)

冷却材出入口管台(Ａ出入口：超音波探傷検査)（Ｃ，Ｄ出口：目視点検)
原子炉容器

冷却材ポンプ
冷却材
入口配管（ステンレス） 溶接部

冷却材出口（６００系ニッケル基合金）

原子炉容器
上部ふた管台の点検概要

原子炉容器概略図
上部ふた管台冷却材出口管台

原子炉容器上部ふた管台［制御棒駆動装置取付管台］（600ﾆｯｹﾙ基合金）(目視点検)（目視点検、超音波探傷試験等)（Ａ，Ｄ：目視点検)
原子炉容器上部ふた（低合金鋼）
No.47、69管台のみ
・超音波探傷試験
・渦流探傷試験・浸透探傷試験

原子炉容器
冷却材出入口管台の点検概要
冷却材
入口管台

燃料集合体

(目視点検)（Ａ，Ｂ：目視点検)

配管（ステンレス）

炉内計装筒管台

溶接部

冷却材入口管台（低合金鋼）（６００系ニッケル基合金）

管台点検箇所
点検箇所
(管台)
点検方法

原子炉容器
上部入口
ふた Ａ Ｂ Ｃ

ＤＡ

出口
Ｂ Ｃ

D

炉内計装筒

加 圧 器
蒸気発生器
逃が 安全弁 スプレ サージ
入口
出口
し弁 (A,B,C) 弁
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ａ Ｂ Ｃ◎ ◎ ◎ ● ● ◎ ●● ◎ ● ●超音波探傷検査 − ● ● ● ● ● ● ● ● − ●外観目視点検●●●●D● ＝＝● ● ＝ ＝ ◎ ◎● ◎●○ ○ ◎ ● ○ ●◎：今回定期検査で実施○：次回定期検査以降で実施予定●：点検実施済み＝：超音波探傷検査実施
済みによる対象外
−：対象外

図−２

高サイクル熱疲労割れに係る点検概要図

点検概要
国内ＰＷＲプラントにおいて、再生熱交換器の胴側出口配管部で、高温水と低温水の混合により発生する温度ゆらぎを主な要因とする高サイクル熱疲労割れが発生した事例に鑑み、同様の熱疲労割れが発生する可能性のある余熱除去クーラバイパスライン接続部について、超音波探傷検査を実施する。

概略系統図

原子炉格納容器

：点検箇所

タービンへ

蒸気
発生器

余熱除去クーラ
バイパスライン
接続部
加圧器

低温水

余熱除去ポンプ

低温水（低圧注入系）

余熱除去
クーラ

蒸気発生器へ

復水器から

高温水

低温水
高温水
（余熱除去系）

配管点検範囲（例 イメージ図）

原
蒸気発生器から 子
炉
容器
再循環サンプ

燃料（低温水）流れ

前回点検箇所（溶接部）

１次冷却材ポンプ

再生熱交換器：高低温の内部流体が合流することによる温度ゆらぎが生じ、熱疲労による割れが発生する可能性のある箇所。
なお、高温と低温の流量に差がある場合、合流点の上流側へ逆流する可能性もあることから、合流点下流側だけでなく、上流側についても点検を実施している。
（点検箇所）
Ａ系統：１箇所（下流側）
Ｂ系統：２箇所（下流側）

（高温水）
流れ

流れ

今回点検箇所（溶接部）

温度ゆらぎ： 高温水と低温水が混合する
境界面等において、局部的に温度が変動する現象

図−３ ２次系配管の肉厚検査等の概要図
点検概要（１）２次系配管の超音波検査（肉厚測定）
美浜発電所３号機事故を踏まえ、２次系配管の８９２箇所について点検を実施する。
また、高圧排気管の直管部については、配管内面からの目視点検を実施する。その結果、配管内面に減肉が認められれば、配管外面からの肉厚測定を実施する。
（２）２次系配管の取り替え
過去の点検結果から減肉傾向の見られる部位等６１箇所について、計画的に炭素鋼から耐食性の優れたステンレス鋼、または低合金鋼の配管に取り替えを行う。
系統別概略図：配管取替箇所
復水系統
給水系統
主蒸気系統
蒸気
発生器

21，22

高圧
タービン

抽気系統

Ｇ

低圧タービン

発電機

ドレン系統
その他系統

14，15

復水器
湿分分離加熱器

ＳＧブロー

復水ポンプ

11〜1316
湿分分離加熱器
ドレンタンク※
グランドコンデンサ

湿分分離器
ドレンタンクスチ−ムコンバ−タへ

復水処理装置
高圧
給水加熱器

17〜20

湿分分離器
ドレンポンプ

54
給水ポンプ

23〜61
※へ

1〜3

給水ブースタ
ポンプ

8

第５低圧
給水加熱器

脱気器
脱気器タンク

第４低圧
給水加熱器

第３低圧
給水加熱器

第２低圧
給水加熱器

第１低圧
給水加熱器

6，7

復水器へ
9，10
低圧給水加熱器ドレンポンプ（１） 今回点検箇所数（全８９２箇所）
２次系配管肉厚の管理指針に基づく点検対象部位
H１６．８時点での点検対象部位
主要点検部位
その他点検部位
合計515
2,855
3,370

管理指針改正後の点検対象部位＊

906 (+３９１)
2,701 (-1５４)
3,607 (+２３７)

管理指針改正後の今回点検実施部位
今回点検開始時点
での点検未実施部位 （点検実績のある部位）（未点検部位）91
1,023
1,114182
10291517

今回点検実施後の点検未実施部位

0506506892＊：当初点検部位は３，３７０箇所であったが、「２次系配管肉厚の管理指針」改正等により点検対象部位は３，６０７箇所となった。
(補足：主要点検部位+３９１の内訳 ⇒新規追加２３７箇所、その他点検部位からの変更１５４箇所)［主な変更点］○美浜３号機２次系配管肉厚測定結果等の反映（新規追加）
蒸気発生器ブローダウン流量調整弁下流管（ステンレス鋼）等を「主要点検部位」に追加。
○当社プラントの過去の減肉による配管取替実績の反映（新規追加）
小口径配管（口径が２インチ以下）の偏流発生部位を「主要点検部位」に追加。

（２） 今回取替箇所数（６１箇所）
図中の 1〜61： 別紙「大飯発電所３号機第１１回定期検査における配管取り替え箇所一覧表」参照。

図−３ 別紙

大飯発電所３号機第１１回定期検査における配管取り替え箇所一覧表
No

ｽｹﾙﾄﾝ
番号

部位番号

1135

主給水ポンプﾌﾞｰｽﾀﾎﾟﾝﾌﾟ吐出管

炭素鋼→ステンレス鋼 ＊2144

主給水ポンプﾌﾞｰｽﾀﾎﾟﾝﾌﾟ吐出管

炭素鋼→ステンレス鋼 ＊3145

主給水ポンプﾌﾞｰｽﾀﾎﾟﾝﾌﾟ吐出管

炭素鋼→ステンレス鋼 ＊

4161

主給水管

炭素鋼→ステンレス鋼 ＊5221

主給水ポンプミニマムフロー管

炭素鋼→ステンレス鋼

１６−１の近傍であり作業性を考慮して同時に取り替える。

64514

主復水管

炭素鋼→ステンレス鋼

余寿命５年以上であるが、減肉傾向があり、計画的に取り替える。

74615

主復水管

炭素鋼→ステンレス鋼 ＊851

2

主給水ポンプﾌﾞｰｽﾀﾎﾟﾝﾌﾟ吸込管

炭素鋼→ステンレス鋼

余寿命５年以上であるが、減肉傾向があり、計画的に取り替える。

9811第４低圧給水加熱器ドレン管

炭素鋼→ステンレス鋼

余寿命５年以上であるが、減肉傾向があり、計画的に取り替える。

10815第４低圧給水加熱器ドレン管

炭素鋼→ステンレス鋼

余寿命５年以上であるが、減肉傾向があり、計画的に取り替える。

111073ｽﾁｰﾑｺﾝﾊﾞｰﾀ加熱蒸気管

炭素鋼→ステンレス鋼

１０７−４の近傍であり作業性を考慮して同時に取り替える。

12107

4

ｽﾁｰﾑｺﾝﾊﾞｰﾀ加熱蒸気管

炭素鋼→ステンレス鋼 ＊

13107

10

ｽﾁｰﾑｺﾝﾊﾞｰﾀ加熱蒸気管

炭素鋼→ステンレス鋼

14151

10

第２段湿分分離加熱器加熱蒸気管

炭素鋼→ステンレス鋼 ＊

15153

10

第２段湿分分離加熱器加熱蒸気管

炭素鋼→ステンレス鋼 ＊

16160

3

第２段湿分分離加熱器ドレン管

炭素鋼→ステンレス鋼 ＊

17196

7

湿分分離器ドレンポンプ吐出管

炭素鋼→ステンレス鋼

１９６−９の近傍であり作業性を考慮して同時に取り替える。

18196

8湿分分離器ドレンポンプ吐出管

炭素鋼→ステンレス鋼

１９６−９の近傍であり作業性を考慮して同時に取り替える。

191969湿分分離器ドレンポンプ吐出管

炭素鋼→ステンレス鋼 ＊20196

18湿分分離器ドレンポンプ吐出管

炭素鋼→ステンレス鋼

１９６−９の近傍であり作業性を考慮して同時に取り替える。

21501

1Ａループ主給水配管

炭素鋼→低合金鋼＊22502

1Ｂループ主給水配管

炭素鋼→低合金鋼

余寿命５年以上であるが、減肉傾向があり、計画的に取り替える。

291

1〜12292

1〜8291

13〜24 第７高圧給水加熱器ドレン管ウォーミング管
美浜３号機同種系統配管に減肉が確認されたた
炭素鋼→ステンレス鋼（Ｂ系）（19箇所）
め取り替える。
14〜20

23〜42
43〜61292

取替

部位材

質

備 考

余寿命５年以上であるが、減肉傾向があり、計画的に取り替える。

第７高圧給水加熱器ドレン管ウォーミング管
美浜３号機同種系統配管に減肉が確認されたた
炭素鋼→ステンレス鋼（Ａ系） （20箇所）め取り替える。

＊： 余寿命５年未満で、減肉傾向のある箇所

図−４

中央制御室への蒸気流入に係る点検

点検概要
美浜発電所３号機事故において、中央制御室につながるケーブルトレイおよび電線管の壁貫通部等のシール施工が不適切であったため、中央制御室への蒸気浸入が認められたことを踏まえて、中央制御室貫通部等のシール施工状況を点検し、不適切な箇所については補修を行う。

点検箇所概要図［建屋側面図］

４Ｆ

３号機中間建屋

３，４号機
制
中央制御室 御補助建屋

タービン建屋

タービン建屋

制御建屋

３Ｆ［建屋平面図］

制御建屋

仕切り床補助
建
屋

盤
蒸気④

蒸気
３，４号機
中央制御室

①２Ｆ

⑤１Ｆ

４号機中間建屋：貫通部点検箇所：美浜３号機事故時の蒸気の流入経路（例）

貫通部の点検例
壁貫通部の点検床貫通部の点検

制御建屋から中央制御室への壁貫通部

制御建屋から中央制御室への床貫通部

目視点検箇所のイメージ

目視点検箇所のイメージ
中央制御室

制御建屋

中央制御室

制御盤

電線管
ケーブル

シール部

仕切り床シール部

ケーブルトレイ
ケーブル

ケーブル

別

大飯発電所３号機

紙

第１１回定期検査の作業工程

平成１７年６月２４日から約２ヶ月の予定であり、以下の作業工程にて実施します。
（平成１７年６月２０日現在）

平成１７年 ６月

平成１７年 ７月

平成１７年 ８月

平成１７年 ９月

解列（６／２４予定）
１次冷却材系統降温

主原子炉容器開放

燃料取出

出力上昇試験

総合負荷性能検査（９月上旬）

起動試験

並列８月上旬

燃料装荷

１次冷却材系統漏えい検査

要起動前弁点検１次系・弁 原子炉容器
ポンプ点検 組立

安全通路設定工
２次系配管検査及び配管取替作業
蒸気発生器伝熱管渦流探傷検査

程主要作業の予定
その他作業の予定