令和４年度 建設技術審査証明事業（下水道技術）
技術概要書

コンパクト型沈砂分離機

スパロウ

技術

審査証明

事

限 2028 年 3月31日

下水第2効期

道技術
20

技術名称：スパロウ（公財）

6号

有［開発目標型］

設業

建設技術審査証明書

建日本（コンパクト型沈砂分離機）

下 水 道 新技術機

構ૣऔબྶల!!࣢

（ 開 発 の 趣 旨 ）従来の沈砂分離機は，沈砂を沈降分離させる必要があるため，滞留時間を確保した容量の大きな分離槽を必要とし，高さを含んだ設置スペースが大きくなる。そのため，狭小なホッパ設置建屋内には設置することができず，ホッパ設置建屋外に設置することとなり，沈砂分離機にて分離した沈砂を直接ホッパへ投入することができないため，別途搬送設備が必要となる等の課題がある。
そこでサイクロンの遠心分離を応用し，沈砂の沈降分離のために必要としていた大容量の分離槽を不要とし，スクリュコンベヤ機長を従来機と比較して短くすることでコンパクト化を図り，装置内に残留した沈砂の払い出しに要する時間を短くするとともに，消費電力の低減を図った。
また，一般的なサイクロンは沈砂と水の遠心分離効果を高めるために投入口と下部排出口の口径を小さくする必要があり，閉塞しやすいという問題を抱えている。スパロウのサイクロンは貯留槽内に投入される水量を減らすことを主目的とし，沈砂と水を完全に分離しない機構としたことから，投入口および下部排出口の口径を大きくした。
これら改良により , コンパクトで消費電力を低減し , サイクロンが閉塞しない沈砂分離機を開発した。
（ 開 発 目 標 ）本技術の開発目標は，次に示すとおりである。
（１）コンパクト化：投入水量 2.0 m3/min 程度の設計条件において，スパロウは従来機と比較して必要設置平面積 50％以下，必要設置高さ 70 ％以下であること。
（２）沈砂分離性能：投入水量 2.0 m3/min 程度の運転条件において，スパロウは従来機と同等以上の沈砂分離性能を有すること。
（３）エネルギ効率：投入水量 2.0 m3/min 程度の運転条件において，スパロウは従来機より消費電力が小さいこと。
（４）維持管理性：投入水量 2.0 m3/min 程度の運転条件において，サイクロンに閉塞がないこと。

（公財）日本下水道新技術機構の建設技術審査証明事業（下水道技術）実施要領に基づき，依頼のあった「スパロウ」の技術内容について下記のとおり証明する。
2023 年 3 月 15 日

建設技術審査証明事業実施機関

公益財団法人 日本下水道新技術機構
理事長
記

１．審 査 の 結 果
すべての開発目標を満たしていると認められる。
２．審査証明の前提（１）提出された資料には事実に相反する記載がないものとする。
（２）本装置に使用する機器は，適正な品質管理のもとで製造されたものとする。
（３）本装置の施工は，適正な施工管理のもとで行われるものとする。
（４）本装置の運転は，適正な運転管理のもとで行われるものとする。
（５）スパロウと従来機への投入水量は，2.0m3/min 程度とする。
（６）比較対象となる従来機の型式は「機械設備特記仕様書 令和 4 年度」（地方共同法人 日本下水道事業団）に記載の「第２章第３節§２－３ 噴射式揚砂機用沈砂分離機」の「分離槽付スクリュコンベヤ」とする。
（７）比較対象となる従来機の分離槽容量は依頼者の納入した本型式の近年（平成 29 年から令和元年）の実績の発注仕様に準拠し，3.0m3 以上で設計したもので 3.16m3 とする。
（８）スパロウおよび従来機のスクリュコンベヤの搬送能力は揚砂ポンプ圧送における含砂率（３～５％）および適用範囲としている水量 2.0m3/min より 2.0m3/min ×５％ /100 × 60 ＝ 6.0m3/h とする。
（９）性能確認にもちいた模擬砂は実機場の沈砂池の沈砂を分析し，粒度分布を模した砂とする。
３．審査証明の範囲
審査証明は，依頼者から提出のあった開発目標に対して設定した審査方法により確認した範囲とする。
４．留意事項および付言
サイクロンの投入圧力は 1.5 ｍ必要とする。
( 建設技術審査証明（下水道技術）報告書参照 )５．審査証明の詳細
６．審査証明の有効期限
2028 年 3 月 31 日
７．審査証明の依頼者

アクアインテック株式会社（静岡県菊川市東横地 3311 番地１）

建設技術審査証明事業実施機関

公益財団法人日本下水道新技術機構

技術の概要技術の概要
スパロウはサイクロン技術を応用することでコンパクト化を実現した遠心分離式の沈砂分離機であり，貯留槽に設置したサイクロンにより投入された沈砂と水を遠心分離し，沈砂の回収を行う装置である。
サイクロンにより遠心分離された水はサイクロンの上部排出口から排出，沈砂はサイクロンの下部排出口から排出し,スクリュコンベヤで水切りを行いながら搬送し，ホッパへ投入する。

揚砂管

スパロウ
（沈砂分離機）オーバーフロー管
沈砂ホッパ
集砂装置

揚砂ポンプ
集砂水ポンプ
図－１ 概略構成例

駆動装置

サイクロン

排出シュートスクリュコンベヤ
写真－１ スパロウ外観

図－２ スパロウ概略

貯留槽

技術の特長技術の特長
技術の特長を以下に示す。
（１）コンパクト化
投入水量 2.0 m3/min 程度の設計条件において，スパロウは従来機と比較して・必要設置平面積 50 ％以下・必要設置高さ70 ％以下である。
従来機（分離槽付スクリュコンベヤ）

スパロウ

写真－２ スパロウ，従来機全景
表－１ 実機寸法測定結果
スパロウ

従来機

設置平面積

5.03 m2

11.32 m2

高さ寸法2.52 ｍ3.977 ｍ

設置平面積比較

5.03×100＝44.4 ％（＜ 50 ％）11.32

設置高さ比較

2.52×100＝63.4 ％（＜ 70 ％）3.98（２）沈砂分離性能
投入水量 2.0 m3/min 程度の運転条件において，スパロウは従来機と同等以上の沈砂分離性能を有する。
表－２ 沈砂分離性能（回収率）確認結果
投入砂重量

スパロウ

従来機

100 kg98.7 ％

93.9 ％

300 kg98.9 ％

94.5 ％

500 kg98.9 ％

94.6 ％

注）上記数値は２回実施した試験の平均値

（３）エネルギ効率
投入水量 2.0 m3/min 程度の運転条件において，スパロウは従来機より消費電力が小さい。
表－３ 消費電力確認結果
投入砂重量

スパロウ

従来機

100 kg0.1964 kWh

0.2315 kWh

300 kg0.2037 kWh

0.2392 kWh

500 kg0.2141 kWh

0.2531 kWh注）上記数値は２回実施した試験の平均値（４）維持管理性
投入水量 2.0 m3/min 程度の運転条件において，サイクロンに閉塞がない。
内部確認状況

投入口拡大

下部排出口
拡大

写真－３ サイクロン閉塞確認状況
技術の区分名称
技術の区分名称
開発目標型
技術の適用範囲
技術の適用範囲
下水処理場およびポンプ場での沈砂池において沈砂を配管圧送している機場。
（配管圧送の水量については 2.0 m3/min 程度）
技術保有会社および連絡先
技術保有会社および連絡先【技術保有会社】

アクアインテック株式会社

https://www.aquaintec.co.jp/【問合せ先】

アクアインテック株式会社TEL 0537-25-7544

審査証明有効年月日
審査証明有効年月日
2023 年３月 15 日～2028 年３月 31 日
インターネットによる情報公開
インターネットによる情報公開・公益財団法人 日本下水道新技術機構

https://www.jiwet.or.jp/

・建設技術審査証明協議会

https://www.jacic.or.jp/sinsa/