工事概要

共通事項
秋田公立美術大学

工事場所
１．

秋田県秋田市新屋大川町１２－３

建物概要
２．

● Ｗ ． Ｓ ． ＲＣ ． ＳＲＣ ． ＣＢ

工芸体験棟

機器取付高さ特記なき以外は下記は本工事とする。

１．
他業種との工事区分

機器取付高さは下表を標準とするが、現場の状況に応じて監督員と協議すること。

（１）梁・床・壁貫通部のスリーブ
名（２）壁埋込型器具類の仮枠（３）天井埋込型器具類下地の墨出し

幹（４）軽量鉄骨（天井・壁とも）の機器取付け用の補強（５）吊りボルト用インサート
３．
耐震クラス

建築設備機器 Ｓ

４．
電気工作物

自家用電気工作物

一般用電気工作物

５．
電気工事士

第一種電気工事士

第二種電気工事士

６．
電気料金他（１）電気料金

施工者負担

３．
ハンドホール
認定電気工事従事者（１）特記なき以外はブロック型埋設表示板付とし、配管取付加工（ベルマウス、止水スリーブ等）を工場で行うこと。

特殊電気工事資格者

別途施工者負担
施工者負担

別途

上記料金の支払期間は、特記無き場合は引込した日から引き渡し日までとする。

(バリアフリー)〃(一般用)〃コンセント

(和室用)〃コンセント(バリアフリー)国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標準仕様書（建築工事編 最新版）第３章「土工事」による。

コンセント(台上)

台上～下 端６．
耐震施工

設備機器の固定は、「建築設備耐震設計・施工指針（国土交通省国土技術政策総合研究所監修）」による。

コンセント(機械室等)

床上～中 心（１）機器固定のアンカーボルトの場合には、着工前に耐震計算書を提出すること。
シーリング材は原則として変成シリコーン（ＭＳ－２程度）とし、シーリング材およびプライマーの選定および施工は国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標準仕様書（建築工事編 最新版）による。

９．
再使用機器

本工事に再使用機器を使用する場合は、取外清掃後正常に作動することを確認すること。

灯動

特記なき以外は４５０ｘ４５０、アルミ製、目地枠とする。
特記なき以外は下記によるものとする。

以下、標準図という）による。

標準仕様書 第１編１.１.３～１.２.４による他、下記による。

時
計

工事実績情報登録内容確認書（受注登録）

１４．配線器具

機器・材料製造者選定届

納入仕様書

総合図

施工図

計算書

１５．２００Ｖ機器

工事前写真

工事前試験結果報告書

打合せ記録

１６．ダウンライト

施工体系図

工事報告書（月１回）

工事施工記録書（月１回）

工事進捗記録写真（月１回）（３）下検査前に提出する書類週間、月間工程表

施工体系図

施工体制台帳作業日報

使用資材報告書

納入仕様書

総合図

施工図

工事写真

試験結果報告書

諸官庁届出書

工事実績情報登録内容確認書（変更登録）

工事完成届（指定用紙）

建退共証紙貼付実績書および共済手帳の写し

完成写真

工事写真

(壁掛型)

床 上～中 心(床上～上端)

１,５００（１,９００）以下

床上～中 心１,５００〃

１,３００

天井～上 端２００３００端子盤(廊下、室内)

床上～下 端壁付アウトレット(一般用)

床上～中 心壁付アウトレット

(和室用)

〃

壁掛型時計

〃壁付子時計

〃１,３００
天井高Ｘ０.９（２）コンセントの送り端子は使用しないこと。

出壁付発信機

表

アンテナマストは耐風速６０（ｍ/ｓ）以上とし、着工前に計算書を提出すること。

１９．避雷設備

支持管は耐風速６０（ｍ/ｓ）以上とし、着工前に計算書を提出すること。

２０．屋外等の仕様

屋外および地下ピットに用いる支持金具、ボルト、ナット、ビス類はすべてステンレス製もしくは溶融亜鉛メッキ製とする。

試験成績報告書
２１．配管等の塗装

示

テレビ

特記なき以外は露出配管、露出ボックス、支持金物は指定色で塗装すること。また、屋外の露出ボックス等は指定色で焼付

ベル、ブザー、チャイム
壁付押ボタン(一般用)

壁付押ボタン(バリアフリー)壁付インターホン(一般用)

壁付インターホン(バリアフリー)壁付アウトレット(一般用)

壁付アウトレット

(和室用)

機器収容箱
直列ユニット(一般用)

直列ユニット

(和室用)〃１,３００〃

天井高Ｘ０.９〃〃
床２２．保温・結露防止

上～中 心〃
〃３００

〃

２００

井～上 端２００天
床

上～中 心３００

〃

２００

工事機材

ケーブル工事において配線の立上がり・立下がりは電線管で保護すること。

２４．二重天井内配線

ケーブル工事において二重天井内配線はケーブル支持配線とする。
本工事で使用しない新設配管には導入線（ＥＭ－ＩＥ１．６）を挿入すること。

２５．導入線の挿入

試験結果報告書

試験成績報告書

２６．機器等の表示

本工事に使用する機器および材料は、下記の製造業者の中から選定すること。ただし、記載されていない 品目、製造業者および同等品等については（１）盤内の制御機器（サーモ、タイマー等）には、系統名称を記入すること。

事前に書類を提出し、監督員の承諾を得ること。

（２）電灯のジョイントボックスおよびコンセントには盤名称、回路番号を表示すること。
２７．ケーブルマーク

完成図書の納入にあたっては、電子納品に対応すること。

特記なき以外は下記によるものとし、詳細は監督員の指示による。
〇電線・ケーブル

ＪＩＳマーク表示品

廃材等の処分証明書（マニフェストＥ票の写し、許可証の写し、フローチャート等）

盤、プルボックス、ハンドホール内およびケーブルの防火区画貫通部の前後、ケーブルラック上のケーブル３０ｍ以下〇耐火・耐熱ケーブル（社）電線総合技術センター認定品

下検査指摘事項書毎に取付けること。

〇通信用ケーブル（社）日本電線工業会規格適合品、準拠品

同上是正報告書および是正写真

表面に分類（電灯幹線等）と線種および施工年月、裏面に始点と終点（盤名等）を記すこと。
用途別のケーブルマークの色別は下記のとおりとする。

〇電線管・電線管付属品〇波付硬質合成樹脂管

ＪＩＳマーク表示品

完成検査写真（１）プラスチック製 彫刻文字

完成検査指摘事項書
同上是正報告書および是正写真
工事完成受領書（６）かし担保かし担保期間は、工事請負契約書による。但しライトバー、ＬＥＤ電球については５年とする。

（７）かし担保満了時の提出書類

かし担保期間満了１ヶ月前に各設備の点検、調整及び修理を行い、監督員に書類で報告すること。

２）工事写真について・完成写真、資材検収写真（工種別、資材別、寸法、仕様銘版）

ビニール被覆結束紐付

分 類

地 色

文字色

高 圧

赤

黒白

黒動

力青白

弱 電黄黒橙

表面

裏面
分類

電 灯

火 報

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「工事写真の撮り方」および下記による。ただし、詳細については監督員の指示によるものとする。

始点(盤名等)線種
施工年月

終点(盤名等)黒（２）ファイバー製 シール文字 結束紐付

ＪＩＳマーク表示品
国土交通省仕様〇プルボックス●照明器具

ＪＩＳマーク表示品（パナソニック・東芝ラインテック・ENDO）〇ＨＩＤ灯

ＪＩＳマーク表示品〇非常用照明器具（社）日本照明器具工業会規格適合品〇誘導灯器具（社）日本電気協会誘導灯認定委員会認定品

〇配線器具
〇製作盤
〇標準盤

ＪＩＳマーク表示品
東和、山形、かわでん、古川
日東、パナソニック、テンパール

・工事写真、廃材処分写真（積込み、運搬、処分地搬入状況）

電灯分電盤の各回路に取付けること。

〇ホーム分電盤（社）日本配線器具工業会住宅用分電盤規格適合品

・試験写真（絶縁、接地、照度、試運転調整等）

地色は白、文字色は黒、表面に回路番号と負荷名称、裏面に線種を記すこと。

〇配線用遮断器

三菱、富士、パナソニック、東芝、日立、テンパール、日幸、戸上、日東、寺崎〇電磁開閉器三菱、富士、パナソニック、東芝、日立、戸上、安川、春日〇計器、継電器等〇高圧負荷開閉器

ＪＩＳマーク表示品〇高圧遮断器三菱、富士、明電舎、日立、愛知、東芝、安川、戸上〇変圧器

三菱、富士、明電舎、日立、愛知、東芝、安川、ダイヘン、高岳、利昌

・検査写真（中間検査写真、完成検査写真、官庁立会検査写真）
３．工事現場管理

仮設工事

標準仕様書 第１編１.３.１～１.３.１０による。
４．機器および材料
標準仕様書 第１編１.４.１～１.４.６による他、下記による。

１．
現場事務所有り

本工事に使用する機器および材料は、Ⅵ 工事機材から選定し、速やかに機器・材料製造者選定届を提出すること。

２．
工事電力および用水５．施工
標準仕様書 第１編１.５.１～１.５.７による他、下記による。

３．
工事表示板の設置無し

戸上、三菱、富士、東芝、エナジーサポート、日本高圧

工事用電力

構内既存施設利用できない

利用できる〇進相コンデンサ

三菱、ニチコン、指月、東芝、日新、利昌

工事用水

構内既存施設

利用できない利用できる〇直列リアクトル

三菱、ニチコン、指月、東芝、日新、利昌〇発電機

三菱、富士、明電舎、川崎、東芝、西芝、安川監督員が指定する位置に一箇所設置する。

（１）技能士の適用範囲は端末処理作業、後打ちアンカー作業、ケミカルアンカー作業とする。

表示時期は工事着工時から完成時までとする。

〇蓄電池

ＧＳユアサ、古河、パナソニック（２）作業にあたっては事前に本学のスケジュールを把握、授業、試験等に支障のなきようにする。

表示板の形式〇電気時計

シチズン、パナソニック、セイコー〇拡声装置

ビクター、パナソニック、ＴＯＡ〇テレビ共同受信

ＤＸ、マスプロ、八木６．試験

建 築 工標準仕様書記載の試験および、監督員の指示するものとする。
７．工事検査および技術検査

工事名称

標準仕様書 第１編１.６.１～１.１.６.２による他、「秋田市建設工事検査規程」に準じる。

工事期間

８．完成図等
標準仕様書 第１編１.７.１～１.１.７.３による他、下記による。
（１）完成図書類（標準仕様書および、監督員の指示による。）
１部

Ａ４版青焼き２つ折製本（竣工図

施工図

ＣＤ、ＤＶＤ（施工図納入仕様書

竣工図盤完成図）
取扱説明書

工事写真）

１,３００
３５０～１,２００をすること。また、水廻りおよび屋上階の床への打込配管は避けること。
２３．ケーブル保護

納入仕様書

簡易紙製本）

１,３００
３５０～１,２００

外部に面する壁および天井で、発泡プラスチック保温材の打ち込み個所に取り付ける位置ボックス等は保温、結露防止処理

資格証明書等の写し

黒表紙製本

天井高Ｘ０.８～０．９

塗装すること。

打合せ記録

諸官庁届出書および許可書

完成図書（１５０〃

１８．テレビ共同受信設備

機器・材料製造者選定届

工事完成引渡書

３００
１,５００
天井高Ｘ０.８～０．９(体育館は別途)〃

特記なき以外は蛍光ランプと同色のランプとする。

社内検査報告書（５）完成検査後に提出する書類

制御盤〃

また、ステンレス製電線管は厚鋼ねじなし、つや無し仕上とする。

主要機器一覧表（４）完成検査前に提出する書類

１,０００以下表示盤（２）非常用放送設備の性能基準の部分については、着工前に計算書、着工後に音圧測定結果報告書を提出すること。

工事施工進捗図（月１回）

全体実施工程表

１,５００以上

上～上 端

壁掛型スピーカー（１）マイクロホンの接続はキャノンタイプコネクターとする。

工事総合進捗表（月１回）

上～下 端

床

壁付アッテネーター

照明器具を含む２００Ｖ機器には両切りスイッチを使用し、接地線を施すこと。

１７．拡声設備

施工計画書

床

通路誘導灯

呼30mm

（２）工事中に随時提出する書類

資格証明書等の写し

１３．位置ボックス

１５０

非難口誘導灯拡声（５）天井裏まで予備の立上り配管（Ｅ２５Ｘ２程度）を施工すること。詳細は監督員の指示による。
１部

２,５００～

特記なき以外は４角中浅アウトレットボックスとする。
（１）特記なき以外は大角型とし、スイッチはネーム入り、プレートは新金属とする。

（４）盤内扉の固定方法はワンタッチ式とし、ローレットビスおよびビス止め方式としないこと。

下記の書類の中より指示するものを提出すること。

２,１００～〃
鏡上端～中 心集合保安器盤（３）塗装は指定色焼付塗装とし、塗装色の指示なきは２.５Ｙ９／１とする。

１）提出書類について〃(ミラー)

電（２）圧着端子は丸型とし、制御回路等の配線には線番号を付けること。

１５０６００～１,０００(一般用)（２）変圧器の容量アップが可能な構造とすること。

（１）扉のハンドル形状は監督員の指示によるものとし、２００番とする。ただし、シリンダー錠は３００番とする。

２．工事関係図書４００(階段踊場)

操作スイッチ

話

２００
３５０～

ブラケット

手元開閉器

標準盤およびホーム分電盤はメーカー標準によるものとし、製作盤は下記によるものとする。

３００

ブラケット

力

１２．盤類

〃

１,２００
３５０～１,２００

ブラケット（１）抵抗の測定が容易な構造とし、負荷接続用端子台を実装すること。
（３）計器は広角型とする。

工事監理用白焼き２つ折製本

上～中 心

接地埋設標はステンレス製とし、文字、数値は刻印とする。

１．適用範囲

実施工程表

１,３００

コンセント

１１．キュービクル

施工計画書

１,５００(１,９００以下）

スイッチ

８．
シーリング

（ｍｍ）

床（３）蓋の表示は下記のとおりとする。

１０．天井点検口（１）着工前に提出する書類

１,５００

高

床 上～中 心(床上～上端)

５．
土工事関連

一般事項

標準仕様書という）および公共建築設備工事標準図（電気設備工事編 最新版

上～中 心

分電盤〃

（２）屋外に施工する場合はステンレス製とし、シーリングを確実に行うこと。

以下、

床警報盤

４．
接地

７．
アンカー

設計図書および質問回答書に記載してある事項以外は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編 最新版

１,３００

(和室用)

「高圧」高圧電力用設備「弱電」通信、電話用等

付

１,３００スイッチ

別途取

上～中 心

（２）ハンドホール内ではケーブルに余長を設けること。

電点

上～窓中心

床(一般用)「 電 」一般電気設備「電気」電力用設備

上記料金の支払期間は、特記無き場合は受電した日から引き渡し日を含む月までとする。
（３）電話料金測
床

引き込み用開閉器

スイッチ

上記料金の支払期間は、特記無き場合は受電した日から引き渡し日までとする。
（２）保安委託費

線

特記なき以外は外壁の地中部等の水密を要する部分は鍔付鋼管、その他は亜鉛めっき鋼板とする。

２．
スリーブ

称

取引用計器

事 の 表 示

工芸体験棟照明器具ＬＥＤ化更新工事

アイホン、パナソニック、東芝

建築

主

令和○○年○○月○○日 ～ 令和○○年○○月○○日
秋田公立美術大学 学長

設

計者

総務課

工事監督者

設備担当 TEL018-888-8100

工事施工者○○○○○○○○○○○○○TEL000-000-0000〇電話交換装置・電話機

日立、富士通、ＮＥＣ、東芝、岩崎、ＮＴＴ〇火災報知機能美、ホーチキ、パナソニック、ニッタン〇避雷針

国土交通省仕様〇ハンドホール〇ハンドホールの蓋〇パネルヒーター

コンクリート製品でのＪＩＳ認定工場
国土交通省仕様日本シーズ線、インターセントラル、三菱、パナソニック

２部（１）表示板は、風圧に耐えるよう配慮すること。

〇遠赤外線ヒーター

日本シーズ線、インターセントラル、日精オーバル

２部（２）地色は、マンセル記号１ＧＹ７．５／８とし黒文字（角ゴシック）で表現する。

〇ロードヒーター

三菱、富士古河、北日本（３）表示板の大きさ〇防火区画貫通処理材

国土交通大臣認定品（２）附属品（予備品含む）
附属品（予備品含む）､保守工具は引継目録を添えて提出すること。また鍵・弁等に取り付ける名称札はプラスチック製とし､彫り込み文字とする。
予備品において、ヒューズ、避雷器類は、各盤ごとに現用品の２０％以上、また、種別ごとに１組以上を具備すること。

１号（横180㎝Ｘ縦90㎝）

３号（横 360㎝Ｘ縦 180㎝）

２号 （横 240㎝Ｘ縦 120㎝）
その他 （横 90㎝Ｘ縦 60 ㎝ ）

９．その他
４．
その他

（１）2F渡り廊下・１F南入口ダウンライトの点灯回路については十分協議のうえ施工する。

（１）建設リサイクル法の対象の場合は、同法遵守指導としての「届出(通知)済シール」を建設業許可標識に貼り付けること。
（２）建設業退職金共済制度の対象の場合は、「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場標識」の掲示をすること。

（２）本工事に必要な各種申請手続等はすべて請負者において行うこと。

件名

工芸体験棟照明器具ＬＥＤ化更新工事

秋田公立美術大学課長

参事課長
補佐

種別担当

特記

仕様書

縮尺

N/S

設計年月日

令和

5・ 8工期の厳守・授業への配慮

年度

令 和 5年 度

図面番
枚ノ内 号
区分

２１Ｅ