（寸法単位：ｍｍ）
■ 寸法図
550

550

130130壁掛型
A3 ヨコサイズ

600

300

壁掛型
A3ヨコサイズ

fire information

P 型1級複合受信 機 / P 型1級受信 機
N D C - M A Pシリーズ

2000

1050

700

130700500

壁掛型
A2タテサイズ

自立型
A2タテサイズ■ 受信機一覧種類品名品番
NBP153AEA10
NBP153AEA15
NBP153AEA20
NBP153AEA25
NBP153AEA30
NBP153AEA40
NBP153AEA50
NBP153AEA60
NBP153AEA70
NBP153AEA80
NBP153BEA40
NBP153BEA50
NBP153BEA60
NBP153BEA70
NBP153BEA80
NBP153BEA90
NBP153BEAX0
NBP152AEB10NBP152AEB15
NBP152AEB20
NBP152AEB25
NBP152AEB30
NBP152AEB40
NBP152AEB50
NBP152AEB60
NBP152AEB70
NBP152BEB40
NBP152BEB50
NBP152BEB60
NBP152BEB70
NBP152BEB80
NBY432

壁掛

ＰＸ地図式
Ｐ型１級
火災受信機
（自動試験機能付）

自立壁掛

ＰＸ地図式
Ｐ型１級
複合受信機
（自動試験機能付）

自立移信用リレーユニット 30回線

MAPサイズ

−

Ａ３ヨコ
Ａ３ヨコ

Ａ２タテ

Ａ２タテ

Ａ３ヨコ
Ａ３ヨコ
Ａ２タテ

Ａ２タテ

回線数
1015202530
4050607080
4050607080
90
100
1015202530405060704050607080−

回線内訳
火災10152025304050607080
405060708090100
51010101020303030203030304030

汎用−−−−−−−−−−
−
−
−
−
−
−
−
55101520202030402020304040

外観寸法
H×W×D
（mm）

標準価格
（税抜）
：円
880,000
919,000
957,000
1,015,000
1,051,000
1,122,000
1,346,000
1,511,000
1,676,000
1,841,000
2,277,000
2,462,000
2,647,000
2,831,000
3,016,000
3,201,000
3,386,000
1,095,000
1,133,000
1,161,000
1,254,000
1,296,000
1,373,000
1,579,000
1,735,000
1,939,000
2,620,000
2,826,000
3,032,000
3,237,000
3,443,000
73,000700×500×130
700×550×130

1050×550×130

2000×600×300

700×500×130
700×550×1301050×550×130

2000×600×300−逐次鳴動
拡大警報 対応

RoHS指令対 応

PX地図式受信機「自動試験機能付 地図式受信機」
学校や工場、病院や福祉施設、共同住宅など様々な建物におすすめです。

■ 関連機器一覧
品名
PＸ 光電式スポット型感知器（自動試験機能対応）
PＸ 定温式スポット型感知器（自動試験機能対応）

種類
１種ヘッド
２種ヘッド
３種ヘッド
２信号ヘッド
特種60℃ヘッド
特種60℃防水型
１種70℃防水型
特種60℃防水型（3線式）

AP 定温式スポット型感知器（自動試験機能対応）

1種70℃防水型（3線式）

PＸ 差動式スポット型感知器（自動試験機能対応）

２種ヘッド
２種防水型

AP 差動式スポット型感知器（自動試験機能対応）

2種防水型
（3線式)

品番
NSS109EG
NSS225EG
NSS316EG
NSS409EG
NST022EG60
NST023EN60
NST124EN70
BVE409031（パナソニック㈱製）

BVE419131（パナソニック㈱製）

NSP221EG
NSP222EN
BVE429231（パナソニック㈱製）

リング型表示灯、ＰＸ発信機、ＮＹＥ１６５ＡＫ
ベル組込（縦型、横型）
リング型表示灯、コモン単独型発信機、ＮＹＥ１６６ＡＫ
ベル組込（縦型、横型）
PＸ P型1級小型総合盤内器※ベルは導通試験機能付

リング型表示灯、
ＰＸ発信機、ベル組込、ＮＹＥ１６５ＫＰＡ
防雨型（縦型）
リング型表示灯、コモン単独型発信機、ＮＹＥ１６６ＫＰＡ
ベル組込、防雨型（縦型）
露出ボックス（小型・屋内用）
露出ボックス（小型・屋外用）
埋込ボックス（小型・屋内・屋外用）

安全に関するご注意

ＮＹＹ９４９ＥＪ
ＮＹＹ９５０ＥＪ
ＮＹＹ９４９ＦＪ

標準価格（税抜）：円
28,80027,00025,00037,50012,30013,00013,000

品名
感知器ベース（一般用と共通）

PＸ 発信機種類
露出型 ２線式
埋込型 ２線式
露出型 3線式
埋込型 3線式
埋込屋内型
埋込屋外型
露出型ボックス

14,000
埋込プレート

14,00010,50013,50014,50036,40032,500

音響装置※１（自動試験機能対応）

屋内用
屋外用

PＸ アドレス設定器
PＸ アドレス付終端器
地区音響用終端器※１

その他
終端器
終端器

AP 中継リレー

中継リレー1型（DC24V）

品番

標準価格（税抜）
：円
650
2,800
740
2,900
12,60013,900

NSY402EH
NSY402FH
NSY404EH
NSY404FH
NＹＭ１２５ＣＦ
NYM126DF
BV９７４１（パナソニック㈱製）

ＢＶ９７０１（パナソニック㈱製）

NYB915EXB
BVR92501

1,400
1,070
4,700

（パナソニック㈱製）

NSY452
NSY453
NYY915
BVE9475

24,30050,0007,100
1,440（パナソニック㈱製）

6,200※１Ｒ型用と共通です。

52,50048,000
8,100
8,700
8,100

●ご使用の時に、「取扱説明書」「施工説明書」をよくお読みください。ご不明な点は弊社取扱店または弊社へお問い合わせの上、正しくお使いください。
●このカタログに掲載の商品は、使用用途・場所等に限定があります。また、専門施工・点検が必要です。弊社取扱店または弊社へお問い合わせください。

2023年7月現在

ご用命は信頼のある当店へ〒114-0014 東京都北区田端6-1-1 田端ASUKAタワー18階

ＭＡＰサイズ：Ａ３ヨコ日本ドライケミカル
QRコードからもご確認いただけます▶

N058DN-2307

ご好評いただいております
地図式受信機に自動試験と部屋番号が付き、より人にやさしく、分かりやすくなりました。

地図式表示の見やすさに加え、感知器番号表示により発報場所を速やかに特定。
さらに自動試験機能により点検作業を効率化し、天井裏、住居内などの立ち入りにくい場所にも最適です。 A-104室
A-105室Ｐ型自動試験機能対応感知器

Point 柔軟なシステム設計が可能に

一般感知器

１つの回線に、自動試験機能対応感知器と一般感知器との混在が可能です。
全て自動試験化、一部分のみの自動試験化など、建物用途や規模に応じたシステムが構築できます。
● 感知器回線ごとに、一般型／自動試験対応型を自由に組み合わせられます。

●Ｐ型からのリニューアル時には、既設配線を耐熱線に引き替える事なく自動試験機能対応型感知器へ更新が可能です。

地図表示部で火災発生エリアを把握し、P

2
1

ＰＸ地図式受信機（自動試験機能付）

P

Point 感知器番号表示
詳細な感知器番号をデジタル表示部で確認！

既設Ｐ型受信機

Point 部屋番号表示機能を標準装備
液晶画面に部屋番号表示（英数字＋カナ表示※）が可能。
（赤枠内７文字）※カナ表示はパソコン設定により可能です。

自動試験機能対応感知器、地区音響配線、予備電源などの状態を常時監視。異常発生時には、異常表示される自動試験機能を搭載。高いシステム信頼性に加え、試験・点検作業も大幅に効率化します。
加熱、加煙試験と煙感知器の感度試験が免除されます。
（外観点検など、免除されない項目もあります。）

定 時

感知器作動試験（自動試験対応感知器）

常 時

主回路電源監視

定 時

予備電源監視常 時

供給電源監視定 時

ＣＰＵ・メモリ監視常 時

地区ベル回線導通試験

常 時

感知器回線導通試験※パソコンで連動設定データの作成も可能です。

（専用ソフトとSDカード等が別途必要です。）

Point 音声ガイダンス機能
ガイドスイッチ灯が点滅時にガイドスイッチを押すと、トラブルや受信機状態を音声でお知らせします。

● 感知器接続数と終端器対応

自動試験機能対応感知器は最大６３台/１回線接続可能。部屋数の多い建物にも使いやすくなりました。
さらに20kΩの終端抵抗にも対応し、リニューアルが容易に行えます。
終端抵抗器

接続機器

10kΩ

20kΩ

熱感知器（電子式自己保持タイプ）

80個

20個

80個

B

煙感知器
（1種、2種、3種）

30個

7個

63個

C

煙感知器
（2信号）

20個

5個

40個

D

光電式分離型感知器

1個

接続不可

1個■ 音声ガイダンス一覧
状 態

メッセージ

火災警報
（第一報）

火災感知器が作動しました。現場を確認してください。

E

差動式分布型感知器（熱電対式）

5個

1個

10個

F

炎感知器

4個

1個

8個

火災警報（第ニ報）

火事です。火事です。火災が発生しました。現場を確認してください。

GPＸ 感知器 ＋ PＸ 発信機

63個※

スイッチ注意灯点滅中

定位でないスイッチがあります。

受信機音響強制停止中

受信機音響強制停止中です。

30個※

7個
A+4C+8/3（B+G）+20F+16E≦20

A+4C+8/3（B+G）+20F+16E≦168

注： PＸ 感知器（2信号）は、同一回線に PＸ 以外の感知器・発信機との混在接続はできません。
※： PＸ 感知器（2信号）は最大20個までとしてください。

地区音響強制停止中

地区音響強制停止中です。

トラブル発生中

トラブルが発生しました。トラブル確認スイッチを押して内容を確認してください。

電話呼び出し中

電話呼び出し中です。電話スイッチを押しながら話してください。

② 火災の他にも様々な防災情報を表示可能。

③ 増改築時の地図変更やＬＥＤ移動も容易。

Point 移信出力５接点を個別に設定
代表移信出力を５接点標準装備。自火報感知器代表出力や防排煙感知器代表出力、警報代表出力など、接点ごとに設定が可能です。さまざまな設備との連携がフレキシブルに対応可能です。

選択可能● 個別の移信停止用等として3次元タイプ（階数の多い建物等におすすめ）

ＬＥＤは地図の形状に合わせて任意の場所に位置制限なく配置できます。

●音声メッセージは受信機一括で発報階／発報回数の切り替えが可能です。
「発報階・回線メッセージなし」にも切り替え可能です。
●発報階メッセージは「地下階」「地下１階」「１階〜（回線数−１）
階※まで設定が可能です。
※30回線の場合、「29階」までの設定が可能です。

従来の地図式受信機と同様、地図は標準組込。また、多彩で分かりやすい表示が可能です。
①警戒区域一覧図不要。さらに地図表示部は２次元タイプ（平面）と３次元タイプ（立体）で選択可能。

火災発生と発報場所を、階メッセージでわかりやすくお知らせ。音声は、「○○階、○○回線、エレベーター、階段」の設定が可能。

PＸ アドレス付終端器

A

同一回線に上記感知器が混在する場合は、上記の条件を満たした上A+4C+8/3（B+G）+20F+16E≦80で、右記方程式により接続個数を決めてください。
光電式分離型感知器を接続する場合、他の感知器は接続できません。

Point 発報階音声メッセージ機能（「エレベーター」と「階段」には東・西・南・北の方角の設定も可能です。）■ 終端器による感知器接続数（個/回線）

2次元タイプ（工場や倉庫等におすすめ）

受信機のソフト設定は、液晶画面で分かりやすく簡単に行えます。

■自動試験項目一覧● 自動試験対応型感知器の点検

自動試験対応型

Point 液晶画面でかんたん設定

発報場所を受信機上で速やかに特定できます。

Point 自動試験機能を搭載

感知器

ＰＸ地図式受信機（自動試験機能付）

使えるオプションスイッチも５接点分標準装備。

Point 多種多様なラインアップ
受信機は１０回線〜１００回線まで標準でラインアップ。
地図表示部のサイズも３種類ご用意し、さまざまな規模に対応できます。
１００回線超（最大１３０回線）
や地図サイズ変更の特注対応や、オプションでプリンタ付にも対応可能です。
詳しくはお問い合わせください。