ガスヒートポンプエアコン

納入仕様書
Ｓ３形 エクセルプラス
室外ユニット
（標準機）

製 品 名
御提出先
御納入先
年

受領印

月／日

提出／／

パナソニック産機システムズ株式会社

機器仕様

仕様(エクセルプラス室外ユニット)
品

高さ
幅
奥行
質量
定格冷房標準能力性 定格暖房標準能力
能 最大暖房低温能力
定格標準発電電力

番

2,228
1,800
1,000(+60)
920
56.0
kW
63.0
kW
67.0
kW
kW
2.3（最大3.95）※1
系統連系時 単相3線100/200V
出力電圧
自立時 単相200V
室外機電源
単相200V 50/60Hz
電源仕様
単相3線式100/200V 50/60HzA
6.6/6.5
定格冷房標準運転電流
A5.6/5.6
定格暖房標準
1.22/1.22
定格冷房標準 kW
消費電力
kW1.05/1.05
定格暖房標準電
最大暖房低温kW
1.05/1.05
気特%92/94
定格冷房標準性 力率%93/94
定格暖房標準始動電流A30/30定格出力電流A
19.75 ※2系統連系※3インバーター 最大出力電流
A
25.0
SPL(静音モード) dB(A)
60（57）運転音
PWL(静音モード) dB(A)
80（77）
酸化触媒(Pt)
臭気触媒 触媒の種類(貴金属）
指定冷凍機油HP-9
圧 冷凍機油封入量L
4.4
縮ｸﾗﾝｸｹｰｽﾋｰﾀｰ
W
30
機台数（ローター数）
1台（２ローター）W
40
ドレン用ヒーター
送風機形式
ﾌﾟﾛﾍﾟﾗﾌｧﾝ×2
送風装置
定格出力
kW
0.70×2塗装色（マンセル記号）
ｼﾙｷｰｼｪｰﾄﾞ(1Y8.5/0.5)
外形
寸法mmmmmmkg

Ｕ－ＧＢ５６０Ｓ３ＳＤ
ガス種
定格冷房標準ガス
消 定格暖房標準
費量

最大暖房低温冷暖平均定格

発電時
非発電時
発電時
非発電時
発電時
非発電時COPp
高圧
低圧

設計圧力

排気量
エ
種類
ン 潤滑油
封入量
ジスターターモーター
ン
スターター方式
種別×封入量エンジン
冷却水
濃度・凍結温度
冷却水ポンプ定格出力
原動機定格出力
冷媒×封入量
空気吸込口
空気吹出口
配 冷媒ガス管
管 冷媒液管関 燃料ガス配管口
係 排気ドレン口
風量
容量発電機

種類

インバーターい号プロパン,13A,
ろ号プロパン,12A1,12A2
kW
65.3
kW
59.6
53.2
kW
kW
47.5
kW
58.3
kW
52.6
1.08
MPa
4.05（3.50※4）
MPa
2.50
L
2,488
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ純正
L
43
DC12V×2.0kW
AC/DC変換式DCｽﾀｰﾀｰ
L
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ純正×24
50V/V%・-35℃
kW
0.16
kW
12.4kg
HFC[R410A]×11.5
正面・背面
上面mm
φ28.58(ろう付)mm
φ15.88(ろう付)
R3/4(ｵﾈｼﾞ）mm
φ25ｺﾞﾑﾎｰｽ(長さ350)
m3/min380kW
3.95
永久磁石界磁形
三相同期発電機自励式ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ※１：自立運転時 最大３．５ｋＷ※２：発電出力３．９５ｋＷ時※３：出力電流抑制機能が働いた場合の最大電流※４：リニューアル専用機≪注記≫
１. 定格冷房標準能力および定格暖房標準能力は、JRA 4058に基づいて運転した場合の値です。
運転条件
定格冷房標準定格暖房標準最大暖房低温室内側吸込空気温度
27℃DB･19℃WB
20℃DB・15℃WB(最高)20℃DB・15℃WB(最高)室外側吸込空気温度
35℃DB・24℃WB
7℃DB・6℃WB
2℃DB・1℃WB・暖房使用可能範囲は、室外側吸込空気温度－20℃DB・－21℃WB以上です。
２. 発電能力は発電端出力です。機外へは自己消費電力を差し引いた電力が出力されます。空調負荷に応じて発電出力制御し、発電可能電力は最大３．９５ｋＷです。
３. 燃料消費量は、総（高位）発熱量基準です。
４． 表中では５０／６０Ｈｚでの値を表します。その他は５０Ｈｚ・６０Ｈｚ共通です。
５． 仕様は予告なしに改良などにより変更することがあります。
６． 系統連系を行っていただく上でのご注意

・ ハイパワーエクセル及びエクセルプラスを系統連系して発電するためには、電力会社との系統連系協議が必要ですので、最寄の電力会社営業所へ相談してください。

・ コジェネレーションなど他の発電設備と併設する場合、単独運転検出機能（能動的方式）が干渉する可能性があるため、別途、保護継電器が必要になることがあります。また、併設可否について、電力会社へ事前確認を行ってください。

・ 太陽光発電など逆潮流のある発電設備と併設する場合、単独運転検出機能（能動式方式）が干渉する可能性があるため、単独運転検出機能（能動的方式）に代わる機能が必要となることがありますので、逆潮流有り、無しにかかわらず併設可否について、電力会社へ事前確認を行ってください。
・ ハイパワーエクセル及びエクセルプラスを発電運転するためには、系統連系盤、分岐接続版、電路及び分電盤等にCTの取付け等、電気工事などの関連工事が伴います。

機器仕様

仕様(エクセルプラス室外ユニット)
品

高さ
幅
奥行質量
定格冷房標準能力性 定格暖房標準能力
能 最大暖房低温能力
定格標準発電電力

番

2,228
1,800
1,000(+60)
920
56.0
kW
63.0kW
67.0kW
kW2.3（最大3.95）※1
系統連系時 単相3線100/200V
出力電圧
自立時 単相200V
室外機電源
単相200V 50/60Hz
単相3線式100/200V 50/60Hz
電源仕様
6.6/6.5A
定格冷房標準運転電流5.6/5.6A
定格暖房標準
1.22/1.22
定格冷房標準 kW
1.05/1.05
定格暖房標準 kW
電 消費電力
最大暖房低温kW
1.05/1.05
気特%92/94
定格冷房標準性 力率%93/94
定格暖房標準始動電流A30/30定格出力電流A
19.75 ※2系統連系
インバーター 最大出力電流
A25.0 ※3SPL(静音モード) dB(A)
60（57）運転音
PWL(静音モード) dB(A)
80（77）
酸化触媒(Pt)
臭気触媒 触媒の種類(貴金属）
指定冷凍機油HP-9
圧 冷凍機油封入量L
4.4
縮ｸﾗﾝｸｹｰｽﾋｰﾀｰ
W
30
機台数（ローター数）
1台（２ローター）W
40
ドレン用ヒーター
送風機形式
ﾌﾟﾛﾍﾟﾗﾌｧﾝ×2
送風装置
定格出力
kW
0.70×2塗装色（マンセル記号）
ｼﾙｷｰｼｪｰﾄﾞ(1Y8.5/0.5)
外形
寸法

mmmm
mm
kg

Ｕ－ＧＢ５６０Ｓ３ＳＤＲ
ガス種
定格冷房標準ガス
消 定格暖房標準
費量

最大暖房低温冷暖平均定格

発電時
非発電時
発電時
非発電時
発電時
非発電時

COPp
高圧
低圧

設計圧力排気量エ種類
ン 潤滑油
封入量
ジスターターモーター
ン
スターター方式種別×封入量
エンジン
冷却水
濃度・凍結温度
冷却水ポンプ定格出力
原動機定格出力
冷媒×封入量
空気吸込口
空気吹出口
配 冷媒ガス管
管 冷媒液管関 燃料ガス配管口
係 排気ドレン口
風量
容量発電機

種類

インバーターい号プロパン,13A,ろ号プロパン,12A1,12A2
kW
65.3
kW
59.6
kW
53.2
kW
47.5
kW
58.3
kW
52.6
1.08
MPa
4.05（3.50※4）
MPa
2.50
L
2,488
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ純正
L
43
DC12V×2.0kW
AC/DC変換式DCｽﾀｰﾀｰ
L
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ純正×2450V/V%・-35℃
kW
0.16
kW
12.4kg
HFC[R410A]×11.5
正面・背面
上面mm
φ28.58(ろう付)
φ15.88(ろう付)mm
R3/4(ｵﾈｼﾞ）
φ25ｺﾞﾑﾎｰｽ(長さ350)
mmm3/min3803.95kW
永久磁石界磁形
三相同期発電機自励式ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ※１：自立運転時 最大３．５ｋＷ※２：発電出力３．９５ｋＷ時※３：出力電流抑制機能が働いた場合の最大電流※４：リニューアル専用機≪注記≫
１. 定格冷房標準能力および定格暖房標準能力は、JRA 4058に基づいて運転した場合の値です。
運転条件
定格暖房標準定格冷房標準最大暖房低温室内側吸込空気温度
20℃DB・15℃WB(最高)20℃DB・15℃WB(最高)27℃DB･19℃WB
室外側吸込空気温度
35℃DB・24℃WB
7℃DB・6℃WB
2℃DB・1℃WB・暖房使用可能範囲は、室外側吸込空気温度－20℃DB・－21℃WB以上です。
２. 発電能力は発電端出力です。機外へは自己消費電力を差し引いた電力が出力されます。空調負荷に応じて発電出力制御し、発電可能電力は最大３．９５ｋＷです。
３. 燃料消費量は、総（高位）発熱量基準です。
４． 表中では５０／６０Ｈｚでの値を表します。その他は５０Ｈｚ・６０Ｈｚ共通です。
５． 仕様は予告なしに改良などにより変更することがあります。
６． 系統連系を行っていただく上でのご注意

・ ハイパワーエクセル及びエクセルプラスを系統連系して発電するためには、電力会社との系統連系協議が必要ですので、最寄の電力会社営業所へ相談してください。

・ コジェネレーションなど他の発電設備と併設する場合、単独運転検出機能（能動的方式）が干渉する可能性があるため、別途、保護継電器が必要になることがあります。また、併設可否について、電力会社へ事前確認を行ってください。

・ 太陽光発電など逆潮流のある発電設備と併設する場合、単独運転検出機能（能動式方式）が干渉する可能性があるため、単独運転検出機能（能動的方式）に代わる機能が必要となることがありますので、逆潮流有り、無しにかかわらず併設可否について、電力会社へ事前確認を行ってください。
・ ハイパワーエクセル及びエクセルプラスを発電運転するためには、系統連系盤、分岐接続版、電路及び分電盤等にCTの取付け等、電気工事などの関連工事が伴います。

仕様（エクセルプラス室外ユニット）
設計いただく場合のご注意●必ず指定の電源切替盤を使用してください。
河村電器製
接続台数（※１）
1 台用
２台用
品
番
ＨＰＥ－ＤＫ－ＳＡＮ ＨＰＥ－ＤＫ－ＳＡＮ２

４台用
ＨＰＥ－ＤＫ－ＳＡＮ４

パナソニック製
接続台数（※１）
1 台用
２台用
４台用
品
番
BPSJ5720V9
BPSG771427V9
BPSG791535V9※1 接続台数は、1 台用（エクセルプラス 1 台）、2 台用（エクセルプラス 1 台、ハイパワーエクセル1 台）、4 台用（エクセルプラス 1 台、ハイパワーエクセル 3 台）となります。
●自立運転中に電源供給できる接続機器は、指定の室内ユニットおよび照明、コンセント(サーキットプロテクタ付き)に限ります。それ以外は接続しないで下さい。
●サーキットプロテクタ推奨品は、【パナソニック製：ＣＰ－Ｃ/ＡＣ型 ２Ｐ 高速（Ｆ-１）】です。
注 意●停電により重大な被害が想定される機器（医療機器等）、財産が損害を受けるおそれのある機器（コンピューター･冷蔵庫等）は接続しないでください。
●コンセント設置時には、接続負荷に見合ったサーキットプロテクタを設置してください。
サーキットプロテクタは操作できる場所に設置してください。
壁等に埋め込む場合は、点検口を必ず付けて、サーキットプロテクタを操作できるようにしてください。
●指定された容量（発電電力量）を超える負荷を接続しないでください。
※自立運転中に発電できる電力は、室外ユニット自己消費電力（最大 1ｋＷ）を含めて“3.5ｋＷ”です。
●突入電流が大きい電気機器は接続しないでください。
●ノイズが発生する機器は接続しないでください。

①エクセルプラス接続容量制限■停電時に空調および照明・コンセントを使用する場合
室内ユニット ※1 ※2 ※3
４方向天井カセット形
2～6 馬力( 56～160 形)
天井吊形
4～6 馬力(112～160 形)
接続機器
天井ビルトインカセット形 (FS2 形) 2～6 馬力( 56～160 形)
ビルトインオールダクト形(FES2 形) 2～6 馬力( 56～160 形)
接続台数
最大 １０台50～100％接続接続可能容量(2～3.2 馬力の室内ユニットを含む場合は、80～100％接続)
電源接続先
電源切替盤 2 次側

電気機器【例】
照明(ＬＥＤ、蛍光灯、水銀灯※4 等)
コンセント（携帯電話の充電）－
最大 1.2kVA まで ※5■停電時に照明・コンセントのみを使用する場合（※停電時に空調を使用しない場合）
室内ユニット電気機器【例】
照明
制約なし(ＬＥＤ、蛍光灯、水銀灯接続機器（ハイパワーエクセル機に順ずる）※4 等)
コンセント（携帯電話の充電）
接続台数
最大 24 台－
接続可能容量 50～130％接続
最大 2.5kVA まで
電源接続先
電源切替盤 1 次側
電源切替盤 2 次側
※1 室内ユニットは集中制御も可能ですが、個別リモコンの設置は必須です。集中制御用のリモコンは電源切替盤 2 次側の接続も可能です。
※2 停電時に自立運転させる室内ユニットは、室外ユニットの基板にて設定・変更できます。
※3 自然気化式加湿器の接続は可能。ただし、ポンプ等付帯設備側の電源が停電になった場合はご利用できない場合があります。
※4 水銀灯は、高力率安定器使用のものに限ります。
水銀灯は、始動電流に電圧を掛けた値を最大電力として計算してください。
※5 接続室内ユニット：４方向天井カセット形 5 馬力（140 形）×4 台で算出しています。
（照明等の電気機器の接続可能容量は、接続室内ユニットの組み合わせにより異なります。）

仕様（エクセルプラス室外ユニット）●自立中の運転を許可した室内ユニットと運転を禁止した室内ユニット間では、同一リモコンでのグループ制御はできません。
●自立運転中は発電を優先するため、空調制御性が低下する場合があります。
●非常用発電機としては使用できません。
●自立運転時、商用電源が復帰したことを電源切替盤で検知し自立運転が停止します。
●バッテリーは定期交換が必要です。
●自立出力側のコンセント付近に室外ユニットに付属されている“コンセントご利用に関してのご注意ラベル”を貼り付けてください。
お願い“コンセントご利用に関してのご注意ラベル”に記載されている※１ 接続容量Ｗ以上は接続しないでください。の内に、コンセントの接続可能容量を油性マジック等の消えないもので記入してください。

単独設置の場合（例）②ハイパワーエクセルの接続容量制限●自立時複数台発電システムに接続できる室外ユニット・室内ユニット等は、下表のとおりです。
※自立時複数台発電システムとは、エクセルプラス 1 台＋ハイパワーエクセル最多３台を接続するシステムです。
注意：自立時複数台発電システムに接続するハイパワーエクセルは、必ず単独設置してください。
Ｗマルチシステムには対応していません。
■接続可能室外ユニット
ハイパワーエクセル
室外ユニット
リニューアル専用
ハイパワーエクセル

Ｕ-ＧＷＸ５６０Ｓ３ＳＤ
Ｕ-ＧＷＸ５６０Ｓ３ＳＤＥ
Ｕ-ＧＷＸ５６０Ｓ３ＳＤＪＵ-ＧＷＸ５６０Ｓ３ＳＤＲＵ-ＧＷＸ５６０Ｓ３ＳＤＲＥ
Ｕ-ＧＷＸ５６０Ｓ３ＳＤＲＪ■自立運転時に空調と照明・コンセントを利用する場合
接続室内ユニット（＊３）
自立運転時の接続可能室内ユニットの容量比率
室内ユニット接続可能最多台数（系統ごと）

４方向天井カセット用
Ｓ-Ｇ５６～１６０ＵＳ２
天井吊形
Ｓ-Ｇ１１２～１６０ＴＳ１天井ビルトインカセット形
Ｓ-Ｇ５６～１６０ＦＳ２
ビルトインオールダクト形
Ｓ-Ｇ５６～１６０ＦＥＳ２
５０～１００％（８０～１００％）（＊２）
最大１０台■自立運転時に照明・コンセントのみを利用する場合室内ユニットに対する室内ユニットの容量比率
最小接続可能室内ユニット容量
室内ユニット接続可能最多台数（系統ごと）

５０～１３０％（＊１）
２２形（０．８相当馬力）（＊４）
２４台*1 システム条件によっては、上限が変わります。
*2 自立運転時の接続可能室内ユニット容量：80～100％は、接続室内ユニットに“56～90 形”が含まれる場合の室内ユニット容量です。
*3 室内ユニットの昇降グリル付天井パネルは接続しないでください。自然気化式加湿器の接続は可能です。
ただし、ポンプ等付帯設備側の電源が停電になった場合はご利用できない場合があります。
*4 EH/DH355 以上の室内ユニットは接続できません。

仕様（エクセルプラス室外ユニット）■自立時複数台発電システムにする場合、ハイパワーエクセルを自立時複数台発電システムに対応する必要があります。外形寸法図

電気配線図リモコン仕様／外形寸法図
Ａ．リモコン・コントローラの機能一覧
ワイヤードリモコン

リモコン

ワイヤードリモコンCZ-10RT3
CZ-10RT3A

発電モニター機能付
ワイヤードリモコン受CZ-10RT560E○

多機能ワイヤードリモコン

CZ-10RT4C

機能一覧

簡単リモコン

多言語対応
ワイヤードリモコンCZ-10RTF4

CZ-02RE4

ワイヤレスリモコンCZ-10RWP2（送信部）
受 (別置受信部)
CZ-10RWRC1A○
CZ-10RWRU2A(4 方向天井カセット形受信部）
受
CZ-10RWRL1○（2 方向天井カセット形受信部）

CZ-10RWRD1A（1 方向天井カセット形、高天井用 1 方向、天井吊形受信部）

T・S・M・K・J・H 形 ※8

接続可能なエアコンの種類

●
●
●
●
●
●
●
●※12●
●
●
●※3●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●●●●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●※12●
●
●
●※14●

××●

●

××

●

時限タイマー(30 分単位)
時刻タイマー(24 時間タイマー設定)●●※9×××××●

リモコンセンサー●●※4●※5●※5●※5×※13×●

×××●※10●※10●※11×●××××××●×●※14×●※15●※16××●(同時運転制御1 ｸﾞﾙｰﾌﾟまで)(同時運転制御 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟまで)

運転/停止
運転切換

冷暖自動

※1

暖房
ドライ

※1

冷房
送風
温度設定
風速設定 急･強･弱･自動機

自動風向位置出し ※2
ｵｰﾄ
ﾌﾗｯﾌﾟ
任意風向設定フラップスイング※2※2

能省エネモード
昇降グリル操作(別売の昇降グリル取付時)
換気扇操作(市販の換気扇の連動運転、および単独ＯＮ/ＯＦＦ)

設定温度自動リターンモード
フィルター残り時間表示
エコナビ
ナノイーＸ
多言語表示
システム
設定範囲

集中管理
グループ制御(1 グループ最多8 台)
複数台並列リモコン(子リモコンとして)複数台並列リモコン(親リモコンとして)冷房 (℃)(同時運転制御 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟまで)

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●
●
●

●
●
●※7●※7

１８～３０
１８～３０
１６～３０※6
１７～２７

ドライ (℃)
暖房 (℃)
冷暖自動 (℃)

ワイヤードリモコン
他の制御
ワイヤレスリモコン
機器とのシステムコントローラー
併 用
スケジュールタイマー

●
●
●
●

※１．システムにより表示されない場合もあります。取扱説明書等で確認しください。
※２．お使いの室内機によって機能が異なります。詳しくは本体に付属しされている取扱説明書をご覧ください。
※３．省エネモードは、CZ-10RT3・CZ-10RT4C・CZ-10RTF4 のみの機能となります。
※４．設定温度自動リターンモードは、CZ-10RT3・CZ-10RT3A・CZ-10RT4C のみの機能となります。
※５．４方向天井カセット形（Ｔ１形）に対応しています。CZ-10RT4C のみの機能となります。
（エコナビは壁掛形（Ｔ１形）にも対応しています。）※６．一部「の機種の上限温度は２６℃になります。
※７．併用する場合は、リモコンの手元禁止機能が制限されます。
※８．ワイヤレスリモコンは、Ｊ１形・Ｈ１形の室内機には、ご使用になれません。
※９．入タイマーは、６時間、７時間、８時間、切タイマーは、１時間、２時間、３時間の設定が可能です。
※１０．出荷設定は不可。据付（電気）工事説明書記載の設定が必要です。エコナ
ビは、ON/OFF のみ対応。

●
●
●
●

※１１．日本語・英語・中国語（簡体語）の３言語を切り替え表示可能。フランス語ドイツ語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、ロシア語の表示も可能。据付（電気）工事説明書記載の設定が必要です。
※１２．４方向天井カセット形（Ｔ１形）、多言語ワイヤードリモコン(CZ-10RT4C)ご利用時のみ、５段階で設定可能です。
※１３．多機能ワイヤードリモコン(CZ-10RT4C)は、トップ画面のみ英語表示に切替可能です。
※１５．室内機 エコナビ対応機種（4 方向天井カセット形、壁掛け形）にのみ対応しております。
※１６．室内機 「ナノイーX」対応機種（4 方向天井カセット形、1 方向天井カセット形/電動弁取付けタイプ）にのみ対応しております。
※集中制御が１台しか設置されていないリモコンシステムでは、万が一その集中機器が故障した場合、空調機を運転できないなどの問題が発生する場合があります。
その安全措置として複数の集中機器を設置するよう推奨いたします。

リモコン仕様／外形寸法図

リモコン仕様／外形寸法図

リモコン仕様／外形寸法図

リモコン仕様／外形寸法図

リモコン仕様／外形寸法図

リモコン仕様／外形寸法図

リモコン仕様／外形寸法図

リモコン仕様／外形寸法図

リモコン仕様／外形寸法図

リモコン仕様／外形寸法図

付属品
付属品
●手元電源スイッチラベル●冷媒配管長と冷媒充填量記入ラベル●シール用ラベル

●警戒票

●保証書

●お客様ご相談窓口●フロンの見える化 記入・貼付方●据付工事説明書（据付編）●据付工事説明書（電気工事編）●据付工事説明書（試運転編）●据付工事説明書（試運転「インバーター用」編）●系統連系インバーター検査成績書●取扱説明書●コンセントご利用に関してのご注意ラベル●洗浄レスリニューアル手順【リニューアル専用機種】

納入範囲
１.本

体

（１）室外ユニットＵ－Ｕ－（３）リモコン
ＣＺ－

台
台

台

（４）パネル（２）室内ユニット
Ｓ－
Ｓ－
Ｓ－
Ｓ－
Ｓ－
Ｓ－
Ｓ－
Ｓ－
Ｓ－
Ｓ－
Ｓ－

台
台
台
台

台
台
台
台
台
台
台
台
台
台
台

２．オプション
台
台
台
台
台
台

３.納入範囲表○納入範囲

目

納入立会検査×

項

備考

項

目

冷媒配管
ガス漏れ検査防振マット類も納入範囲外となります。

納入×

×納入範囲外備考窒素ガ スにて 、4.15MPa の圧力をかけて漏れ試験を行ってください。

建物および基礎

×

荷造運搬

○

車上渡しとします。

保温保冷工事×

現場内小運搬×

車上から基礎上までは貴社に 冷媒配管てお願いいたします。
真空引き

×

冷媒配管のエアーパージを行ってください。

冷媒追加
チャージ

×

冷媒配管長が規定以上の場合は冷媒（R410A）を追加してください。

×

室外ユニットと室内ユニット間の 荷造残材等冷媒配管をお願いいたします。の処理

××

室外ユニットと室内ユニットの 現地試運転調整 ○わ た り 線お よ び 電源接続 をお願いいたします。
運転指示
○

据
養付
生

冷媒配管工事

電気配線工事×
×

試運転調整に必要とする電気・水・燃料は無償で供給願います。
試運転時に行います。

４.保証期間機器の保証期間は、試運転引渡完了日より１か年。ただし、エンジン本体および定期点検交換部品については、試運転引渡完了日より１か年または、運転時間 2,000 時間の短い方の期間となります。
（定期交換部品は、取扱説明書に記載。）

耐塩害仕様（１）耐塩害仕様室外機は、日本冷凍空調工業会標準規格ＪＲＡ９００２－1991(空調機器の耐塩害試験基準)に基づいています。
（２）「ＪＲＡ耐塩害仕様」・「ＪＲＡ耐重塩害仕様」の選定の目安
標準仕様は亜鉛被膜による防食性を有し、塗料との密着性を改善した溶融亜鉛メッキ鋼板(亜鉛鉄板)の使用等により、すぐれた耐食性を発揮します。
しかし、設置場所の多様化に伴い標準仕様のままでの対応の難しいケースも増えています。
このため、次のような設置場所で使用する場合には、さらに耐食性を向上させた「ＪＲＡ耐塩害仕様」又は「ＪＲＡ耐重塩害仕様」をご使用ください。
＜設置場所＞① 海岸線に隣接し、塩害を受けやすい場所② 海岸線の工業地帯で塩害や煙害を受けやすい場所③ 工業地帯ではないがゴミ焼却炉等の煙害を受けやすい場所④ 交通渋滞地域で排気ガスの影響を受けやすい場所⑤ 温泉地帯の硫化ガスの多い場所⑥ 燃焼器の排気を吸込む場所●ＪＲＡ ９００２では適用の方法として下記の様に記載されています。
「ＪＲＡ耐塩害仕様」適用：潮風にはかからないがその雰囲気にあるような場所に設置する。

「ＪＲＡ耐重塩害仕様」適用：潮風の影響を受ける場所に設置する。

耐塩害仕様（３）空調機器の耐塩害試験基準（ＪＲＡ９００２）について＜適用範囲＞ＪＲＡ ９００２(空調機器の耐塩害試験基準）は、室外に設置される空調機器の外郭を構成する部品の金属素地上、主として防食及び装飾の目的で塗装する部品の塗膜の試験方法について規定しています。
＜試験項目と試験時間＞（単位：時間）＊評価基準詳細についてはＪＲＡ９００２－１９９１を参照してください。
＜据付上のご注意＞
本仕様品を使用した場合でも、発錆に対して万全ではありません。
機器の設置やメンテナンスに際しては、下記の点に留意してください。
ＪＲＡ９００２にも記載されておりますが、本仕様品を使用された場合でも下記のような配慮が必要です｡①海水飛沫及び塩風に直接さらされることを極力回避するような場所へ設置すること。
（波しぶき等が直接かかる場所への設置は避ける。）②外装パネルに付着した海塩粒子が雨水によって十分洗浄されるように配慮（例えば室外ユニットには日除け等を取り付けない）すること。
③室外ユニット底板内への水の滞留は、著しく腐食作用を促進させるため、底板内の水抜け性を損なわないように傾き等に注意すること。
④海岸地帯の据付品については、付着した塩分等を除去するために定期的に水洗いを行うこと。
⑤据え付け、メンテナンス等に付いた傷は、補修すること。
⑥機器の状態を定期的に点検すること。（必要に応じて再防錆処置や部品交換等を実施する。）⑦基礎部分の排水性を確保すること。

（４）耐塩害仕様機種は次のラベルを貼付しています
ＪＲＡ耐塩害仕様機種ラベル

ＪＲＡ耐重塩害仕様機種ラベル

耐塩害仕様（ ５ ） 室外ユニット耐塩害仕様表面処理一覧

外 装 ・ 枠 組
送 風 機
熱 交 換 器標
準仕様部 品 名 称
素材
塩害仕様重塩害
仕様
外装パネル
溶融亜鉛メッキ鋼板
ポリエステル粉体焼付塗装
膜厚 40μm以上
ポリエステル粉体焼付塗装
膜厚 80μm以上
ポリエステル粉体焼付塗装
膜厚120μm以上
ドレンパン
溶融亜鉛メッキ鋼板
ポリエステル粉体焼付塗装
膜厚 80μm以上
ポリエステル粉体焼付塗装
膜厚 80μm以上
ポリエステル粉体焼付塗装
膜厚120μm以上
底フレーム
熱間圧延鋼板ポリエステル粉体焼付塗装
膜厚 80μm以上
ポリエステル粉体焼付塗装
膜厚 80μm以上
ポリエステル粉体焼付塗装
膜厚120μm以上
コーナーパネルアルミニウムアルマイト処理
アルマイト処理
アルマイト処理センター支柱・中枠 溶融亜鉛メッキ鋼板
処理なし
ポリエステル粉体焼付塗装
膜厚 80μm以上
ポリエステル粉体焼付塗装
膜厚120μm以上
固定金具
溶融亜鉛メッキ鋼板
処理なし
ポリエステル粉体焼付塗装
膜厚 80μm以上
ポリエステル粉体焼付塗装
膜厚 80μm以上
ファンガード鉄線
ポリエチレンコーティング
ポリエチレンコーティング
ポリエチレンコーティング
プロペラファン
樹脂
処理なし(本体、ボス部キャップ 処理なし
アルミ（ボス部)) シリコンコーキング（ボス部キャップ周り）
モーター
処理なし
メーカー耐重塩害仕様（塗装＋ＳＵＳ軸）
メーカー耐重塩害仕様（塗装＋ＳＵＳ軸）
モーター取付脚
溶融亜鉛メッキ鋼板
カチオン電着塗装
膜厚 15μm以上
ポリエステル粉体焼付塗装
膜厚 80μm以上
ポリエステル粉体焼付塗装
膜厚120μm以上
フィン
アルミニウム
処理なし
プレコート処理
プレコート処理＋ジンクリッチ処理
膜厚 20μm以上
管
銅処理なし
ジンクリッチ塗装（ろう付部側）
膜厚 20μm以上
ジンクリッチ塗装（全体）
膜厚 20μm以上
管板
高耐食溶融メッキ鋼板 処理なし
ジンクリッチ塗装（ろう付部側）
膜厚 20μm以上
ジンクリッチ塗装（全体）
膜厚 20μm以上

耐塩害仕様部 品 名 称
電装箱

素材

溶融亜鉛メッキ鋼板

電 装

プリント基板

アキュームレータ

鋼板

配 管
ネ ジ ・ 留 具 類

ろう付け部銅管・鉄管

表面部

銅管

内装（１Ｆ側）鉄・ステンレス

内装（２Ｆ側）鉄・ステンレス

外装

ステンレス標
塩
重

準
仕害
仕塩
害
仕様様
様

処理なし
ポリエステル粉体焼付塗装
膜厚80μm以上
ポリエステル粉体焼付塗装
膜厚80μm以上
防湿剤塗布
防湿剤塗布
防湿剤塗布
カチオン電着塗装
膜厚80μm以上
カチオン電着塗装
膜厚80μm以上
カチオン電着塗装
膜厚80μm以上
処理なし（銅管）、ジンクリッチ塗装（鉄管） 膜厚20μm以上
標準＋ジンクリッチ塗装（２Ｆ側）
膜厚20μm以上
標準＋ジンクリッチ塗装（２Ｆ側）
膜厚20μm以上
処理なし
処理なし
ジンクリッチ塗装（２Ｆ側）
膜厚20μm以上
処理なし(SUS30*)、ジオメットまたはクロメート処理(SUS410・鉄）
処理なし(SUS30*)、ジオメットまたはクロメート処理(SUS410・鉄）
処理なし(SUS30*)、ジオメットまたはクロメート処理(SUS410・鉄）
処理なし(SUS30*)、ジオメット処理(SUS410・鉄）
処理なし(SUS30*)、ジオメット処理(SUS410・鉄）
塩害＋ウレタン塗装
膜厚20μm以上
ジオメット処理（SUS410）

標準＋ウレタン塗装
標準＋ウレタン塗装

膜厚20μm以上
膜厚20μm以上

別売部品一覧
機種形名

エクセルプラス室外ユニット

式

Ｕ－ＧＢ５６０Ｓ３ＳＤ（Ｒ）

分岐配管セット
ヘッダー配管セット

ボールバルブセット

ＡＰＲ－Ｐ１６０Ｂ
ＡＰＲ－Ｐ６８０Ｂ
ＳＧＰ－ＰＣＨ１４００Ｋ
ＳＧＰ－ＨＣＨ２８０Ｋ
ＳＧＰ－ＨＣＨ５６０Ｋ
ＳＧＰ－ＢＶ５６Ｋ
ＢＶ―ＲＸＰ１６０Ａ
ＢＶ－ＲＸＰ２２４Ａ
ＢＶ－ＲＸＰ２８０Ａ
ＢＶ―ＲＸＰ３３５Ａ
ＳＧＰ－ＢＶ４５０Ｍ
ＳＧＰ－ＢＶ３５５Ｋ
ＳＧＰ－ＢＶ７１０Ｋ

外付電動弁キット

ＡＴＫ－ＳＶＲＫ１６０Ｂ

ガス管弁キット

ＡＴＫ－ＲＸ１６０Ａ

排気延長キット

ＳＧＰ－ＰＥＸ５６０Ｋ

系統連系盤

ＡＣＣ－ＧＸ５６０Ｋ１Ｇ－２
ＡＣＣ－ＧＸ５６０Ｋ１Ｇ－５ ※１
ＡＣＣ－ＧＸ５６０Ｋ１Ｇ－８ ※１
ＡＣＣ－ＧＸ５６０Ｍ２Ｇ－１ ※１

電力トランスデューサー

ＡＣＣ－ＷＴＤ

零相電圧検出器

ＡＣＣ－ＺＰＤ－２

低圧逆潮流検出ＣＴ（電流センサー）

ＡＣＣ－０８Ａ１ＣＴ３００
ＡＣＣ－０８Ａ１ＣＴ５００
ＡＣＣ－Ｔ０８Ａ２ＣＴ１０００

注１）※１に関しては、零相電圧検出装置との組み合わせでないとＯＶＧＲが動作しませんので、必ず同時に手配してください。
注２）ＡＣＣ－ＧＸ５６０Ｋ１Ｇ－５、ＡＣＣ－ＧＸ５６０Ｋ１Ｇ－８に使用する零相電圧検出装置（現地手配）と、ＡＣＣ－ＧＸ５６０Ｍ２Ｇ－１に使用する零相電圧検出装置ＡＣＣ－ＺＰＤ－２は仕様が異なるため併用はできません。