某倉庫作業域における強風対策の数値解析による検討

森田 元志＊２

大阪谷 彰＊１

概要

某倉庫の既存１期工事は２棟が平行に建てられており、冬期において北西の季節風によって、その間の作業スペースに強風が発生し、作業に支障をきたしている。
２期工事においては、その強風を低減すべく、Ｌ字型の配置計画あるいは防風フェンスの設置等を検討することになり、数値解析によりこれらの風速低減効果を確認し、効果的な防風計画を提案することにした。
棟の配置、防風フェンスの種別、防風フェンスの開口率等をパラメータとした 12 ケースの解析を行い、作業域の風速の比較検討を行い、最終的には機能性・施工性・コスト等も考慮した防風計画を提案した。
本報告では、その数値解析の概要を述べる。

STUDY ON MEASURES AGAINST STRONG WINDS AT WORKING AREA
OF A WAREHOUSE BY NUMERICAL ANALYSIS
Akira OSAKAYA*1
Motoshi MORITA*2

In existing construction of some warehouse with the 1st period, because two ridges are built in parallel, in the winter, because of theseasonal wind in the northwest, gale occurs in the work area among two ridges and brings obstacle to the work.
In case of construction with the 2nd period, it examined the installation of the arrangement plan or the wind-proof fence of the L
character type which should reduce the gale and so on, it confirmed these wind velocity reduction effects by the numerical analysis andit decided to propose an effective wind-proof plan.
It analyzed 12 case the parameter of which was the arrangement of the ridge, the classification of the wind-proof fence, the opening
percentage of the wind-proof fence and so on, it examined the wind velocity of the work area in the comparison and finally, it proposed
the wind-proof plan to have considered a function, build-ability and a cost and so on, too.
In this report, the outline of the numerical analysis is described.

*1 技術研究所*2 関東支店建築設計室*1 Technical Research Institute *2 Architectural Design Dept. Kanto Branch某倉庫作業域における強風対策の数値解析による検討
大阪谷 彰＊１
森田 元志＊２

２．３

１．はじめに
某倉庫の既存１期工事は２棟が平行に建てられており、冬期において北西の季節風のためにその間の作業スペースに強風が発生し、作業に支障をきたしている。
２期工事においてその強風を低減すべく、Ｌ字型の配置計画あるいは防風フェンスの設置等を検討することになり、数値解析によりこれらの風速低減効果を確認し、効解析パターン

・ 棟配置：平行 / Ｌ字型 / 北側棟のみ
・ 防風フェンス：無し / 可動式 / 固定式 / 固定式一部
遮蔽 / 固定式全遮蔽・ 防風フェンス屋根（庇）：無し / 有り・ 防風フェンス開口率：開口率 80％/40％/20%（遮蔽率 20％/60％/80％）

果的な防風計画を提案したので、ここに報告する。

２．４

解析ケース

２．解析条件２期工事の先行工事として北側棟のみ増築し、防風対策の無い場合を想定している。

表1に示す12ケースの解析を行った。なおケース12は、

２．１

計算機及びプログラム

２．５

・ 計算機：EWS SUN‑7/420U
・ プログラム：STREAM V3.11

解析モデル及び解析メッシュを図 1 〜 6 に示す。

（k‑ εモデル、有限体積法）
・ 収束判定：定常計算を行い、各変数の平均変動値が10‑4 にて計算打切り

２．２解析モデル

解析対象建物・ 解析領域 ： 500 ｍ W × 500 ｍ L × 80 ｍ H
・ 計算要素 ： 55 × 51 × 25 ＝ 70,125
・ 要素間隔 ：Ｘ方向 1.0 〜 44m , Ｙ方向 0.8 〜62m , Ｚ方向 0.6 〜 13m

・ 建設場所：前橋市

２．６

・ 主要用途：倉庫・ 構造規模：S 造 2/0(1) 風上側・ 風向：前橋の統計データから、出現頻度が最も大きい
北北西及び北西のうち、作業域の風速が大きくなる北西とする。

・ 建築面積：1 期工事；1,500 ㎡×２棟
2 期工事；2,250 ㎡×２棟
・延床面積：1 期工事；6,000 ㎡
2 期工事；9,000 ㎡

・

敷地周辺：畑地

・ 風速：べき乗則による高さ別速度境界（下式）とする。
VZ = VR(Z ／ ZR)α
ここで、

表 1 解析ケース
ｹｰｽ 棟配置№

防風ﾌｪﾝｽ

1平行
2 Ｌ字型
3平行4平行5平行6平行7平行8平行9平行
10 平行
11 平行

無し
無し
可動可動可動固定
固定固定、一部遮蔽固定、全遮蔽固定、一部遮蔽固定、全遮蔽

12 北側棟のみ*1 技術研究所

無し

*2

境界条件等

防風ﾌｪﾝｽ 開口 圧力損失
屋根率係数−−−−−無し
有り
無し
無し
有り
有り
−関東支店建築設計室

−−80%
40%
20%
40%
40%
40%
−40%
−
−

−
−
1.2
7.6
35
7.6
7.6
7.6
−
7.6
−
−

VR；12.3m/s（出現頻度が 0.0 を超える最大風速
階級 10.8 〜 13.8m/s の中間値）
VZ ; 高さＺの風速 m/s
ZR ; 17.3m （前橋の風速計高さ）
Z ; 解析要素中心高さ m
α ; 地表面定数、農地では 1/7(2) その他の境界上面、側面ともに自由流出の圧力境界（0.0Pa）とする。
(3) 防風フェンス圧力損失係数
吸込口打抜き鉄板の値（表１に記載）を採用する。

３．解析結果その影響と、遮蔽部分を超える流れが流入するためと思われる。

解析結果を図７〜図 36 に示す。図７〜図 18 の風速コン
ター X‑Y 平面及び図 19 〜図 24 の風速ベクトル X‑Y 平面は9)

高さ 1.5 ｍにおける値を示し、図 25 〜図 36 の風速ベクトル X‑Z 断面は南北２棟の中央断面における値を示す。

・固定式フェンスを全て遮蔽しても、作業環境はそれほど改善されない。

ケース９

・上記の遮蔽部分を超える流れがその原因と思われる。
1)

ケース 1

・棟配置を平行とし、防風対策を何もしない場合には、作業高さ(1.5m)において、西側で最大 8 〜 9m/s、２棟中間10) ケース 10・固定式フェンスに屋根（庇）を一部設けると、フェンス部で 7 〜 8m/s 程度の風速となり、作業に支障をきたすと思われる。

及び遮蔽部分を超える流れがさえぎられ、作業域はケース４と同等以上の作業環境となる。

・以下、ケース 1 を基準として比較を行う。
11)

ケース 11

2) ケース 2・棟配置をＬ字型とすると、東西方向の作業域は 2m/s 程・固定式フェンスを全て遮蔽し、屋根（庇）を一部設けると、作業域はほとんど静穏な状態となる。

度に減速し、良好な状態となる。
・南北方向の作業域は、剥離流と吹き降ろしの影響で、最12)

大 7m/s 程度の逆流が発生するが、平均的には 4m/s 程度に改善される。

・北側棟のみ先行増築を行い防風対策は特に実施しない場
合、既存部分の作業域の風速はほとんど 5m/s 以下であ3)り、開口率40％程度の可動式防風フェンスを設けたケース４とほぼ同等となる。

ケース 3ケース 12・可動式フェンス（開口率 80％）を設けた場合、高さ 1.5ｍでは、フェンス直後の風速は減速されるものの、作業・増築部分の作業域南西端では、境界風速を越える剥離流が発生する。

域内全般に均一に 4 〜 7m/s の風が吹き、ケース 1 の 2/3程度の風速となるが、作業に支障をきたすと思われる。

４．結論

4)

ケース 4・防風対策を施さなければ、作業域に強風が発生する。

・可動式フェンス（開口率 40％）を設けた場合、フェンス近傍を除けば、作業域の風速はほとんど4m/s以下であ・Ｌ字型配置は、作業域南端に一部強風が発生する。
・防風フェンスは、開口率が 40％以下でないと効果がり、作業環境は改善される。

ないが、、開口率を40％以下としてもそれほど効果は得られず、そこでの作業性等を考慮すれば、40％程度

5) ケース 5・可動式フェンス（開口率 20％）を設けた場合、フェンが最も有効と思われる。これは既往の実験結果、文献等とも一致する結果である。

ス近傍を除けば、作業域の風速はほとんど3m/s以下であり、作業環境は改善される。

・建物から離して固定式フェンスを設ける場合、形状・位置によっては効果が少ない場合がある。

6)・固定式フェンスの一部又は全部を遮蔽する場合、屋根（庇）を設けることにより、その効果が高まる。

ケース 6・固定式フェンス（開口率 40％）を設けた場合、作業域内全般に均一に 6 〜 7m/s の風が吹き、ケース 1 の 2/3 程【参考文献】

度の風速となるが、作業に支障をきたすと思われる。
・これは、東西方向にもフェンスを設けることにより、取1) （財）建築業協会周辺気流研究委員会；｢ビル風ハンり込む空気の量が増え、更に作業域に空気を流入しやすくしているためと思われる。

2)

7)

3)

ケース 7・固定式フェンス（開口率 40％）に屋根を設けても、上記は改善されない。
8)

ケース８・固定式フェンスを一部遮蔽とする場合、遮蔽しないケー
ス６，７に比較すれば作業環境は改善されるが、ケース４よりも風速は大きくなる。
・これは、遮蔽部分の形状が風上側に突出しているため、ドブック 本編｣、1979
村上周三他；「実物大の防風フェンスを用いたフェンスの防風効果に関する風洞実験」、日本建築学会大会
学術講演梗概集（近畿）、1980「都市の風環境評価と計画−ビル風から適風環境まで−」、日本建築学会

既存 1 期工事
2 期工事

庇下部が作業域
図２

図 1 解析モデル建物概観

全体メッシュ図

風向

2 期工事

既存 1 期作業域

ｹｰｽ 6,7：固定ﾌｪﾝｽ
ｹｰｽ：3,4,5 可動ﾌｪﾝｽ
図３

ｹｰｽ1,3,4,5,6,7 建物近傍メッシュ平面図

図４

建物近傍メッシュＹ−Ｚ断面図

固定遮蔽ﾌｪﾝｽ
ｹｰｽ 10,11：上部屋根
ｹｰｽ 9,11：固定遮蔽ﾌｪﾝｽ
ｹｰｽ 8,10：開口率 40%

図５

ケース２

建物近傍メッシュ平面図

図６

ｹｰｽ8,9,10,11 建物近傍メッシュ平面図

図７

ケース１風速コンター X‑Y 平面

図８可動ﾌｪﾝｽ 開口率

図９ケース３風速コンター X‑Y 平面可動ﾌｪﾝｽ 開口率 40%

図 10可動ﾌｪﾝｽ 開口率 20%

図 11ケース５風速コンター X‑Y 平面

ケース２風速コンター X‑Y 平面

ケース４風速コンター X‑Y 平面

固定ﾌｪﾝｽ 開口率 40%

図 12ケース６風速コンター X‑Y 平面m/

遮蔽ﾌｪﾝｽ

固定ﾌｪﾝｽ 開口率 40% 上部屋根開口率 40%

図 13ケース７風速コンター X‑Y 平面

図 14ケース８風速コンター X‑Y 平面

遮蔽フェンス

全面遮蔽フェンス

上部屋根開口率 40%

図 15

ケース９風速コンター X‑Y 平面

図 16

ケース 10 風速コンター X‑Y 平面

全面遮蔽ﾌｪﾝｽ

上部屋根

図 17

ケース 11 風速コンター X‑Y 平面

図 18 ケース 12 風速コンター X‑Y 平面（北側棟のみ先行増築した場合）m/図 19

ケース 1 風速ベクトル X‑Y 平面

図 20

固定ﾌｪﾝｽ 開口率 40%

可動ﾌｪﾝｽ 開口率 40%

図 21

ケース４風速ベクトル X‑Y 平面

ケース２風速ベクトル X‑Y 平面

図 22遮蔽ﾌｪﾝｽ

ケース６風速ベクトル X‑Y 平面

遮蔽ﾌｪﾝｽ
上部屋根

開口率 40%

図 23

ケース８風速ベクトル X‑Y 平面

開口率 40%

図 24

ケース 10 風速ベクトル X‑Y 平面m/

図 25

ケース 1 風速ベクトル X‑Z 断面

ケース３風速ベクトル X‑Z 断面

図 28

ケース４風速ベクトル X‑Z 断面

固定式 ,開口率 40%

開口率 20%

図 29

ケース２風速ベクトル X‑Z 断面

開口率 40%

開口率 80%

図 27

図 26

ケース５風速ベクトル X‑Z 断面

図 30

ケース６風速ベクトル X‑Z 断面

ケース７風速ベクトル X‑Z 断面

図 32

ケース８風速ベクトル X‑Z 断面

屋根

図 31

屋根

全遮蔽

図 33

ケース９風速ベクトル X‑Z 断面

図 34

ケース 10 風速ベクトル X‑Z 断面

図 36

ケース 12 風速ベクトル X‑Z 断面

屋根

図 35

ケース 11 風速ベクトル X‑Z 断面（北側棟のみ先行増築した場合）m/