■硬質塩化ビニル管

下水道用

こ の「 施 工 ハ ンド ブック 」は 、現 場 で 直 接 、下 水 道用エスロンパイプを配 管される皆さまのご参 考にな るように 編 集 い たしました 。
安 全 に 施 工 をして い た だくた め に 、こ の ハ ンドブッ
クを 熟 読 のうえ 、下 水 道 の 重 要 性 をご 理 解 さ れ 、現 場に適した施 工をお願 い いたします。

安全に施工していただくための順序と目次

1 配管標準図

1

2 運搬および保管

7

3 工具・材料の準備

10

4 掘削

12

1.掘削
2.基礎工事5 管の接合15

1.ゴム輪受口の場合
2.接着受口の場合

6 マンホールと管の接合

201.くら型マンホール継手の場合
2.上・下流用マンホール継手の場合
3.調整管の作成と接合

7 管の芯出し32８ 管の固定

33

9 埋戻し35

10 インバート仕上

39

11 支管・取付管の施工

4312 特殊工事

5913 配管上の注意事項

641 配管標準図123. 支管•取付管標準配管例

GL

ゴム輪受口自在曲管45°
自在受口片受け直管

ゴム輪受口片受け直管（取付け管）

硬質塩化ビニル管用90°
支管または、
硬質塩化ビニル管用90°
自在支管または、硬質塩化ビニル管用下水伸縮継手

3本管がヒューム管の場合

鉄筋コンクリート管および陶管用90°
支管または、鉄筋コンクリート管用90°
自在支管

鉄筋コンクリート管および陶管用90°
自在支管

4

5

6

2 運搬および保管

7

2. 保 管● 梱包はなるべくとかないようにしてください。受入れ検査などでといた場合などでも、少なくともゴム輪受口だけは再梱包してください。

●屋内に横置き

塩ビ管の反り、変形などを防止するため、平坦な場所に井げた積み、または千鳥積みにして保管してください。

●屋外保管の場合

塩ビ管の反り、変形などを防止するため、遮光シートで覆い、直射日光を避けるようにしてください。シートがけの場合は、風通しがよくなるように注意してください。

〈保管例1. 〉
井げた積み（呼び径150以下）● 呼び径150以下は井げた積みとし、高さは1.5m以内にて仮置きしてください。

● 端部には必ず荷くずれ防止の端止め材を施してください。

ロープ

端止め板

1.5m以内遮光シート

1m以内 1m以内 1m以内 1m以内

管台（10cm角材など）

8

〈保管例2. 〉
千鳥積み（呼び径200以上）● 呼び径200以上は千鳥積みとしてください。
● 積み上げ段数は、以下の表を参考としてください。
● 端部には必ず荷くずれ防止の端止め材を施してください。

遮光シート

管台（10cm角材など）

端止め材

呼び径段数

200〜300

5段以下

350〜450

4段以下

500〜600

3段以下

1. 透明シートは効果がなく、管に悪影響をおよぼすので使用しないでください。
2. 長期保管の場合はゴム輪部を取り外し、別保管をしてください。
3. 荷崩れ防止には十分気をつけてください。

9

3 工具・材料の準備

No.65S

接着受口
接合

工具類は接着受口接合の場合と同じです。
但し、スキマゲージ（直尺）、エスロン滑剤ベルソープが必要です。

10

塩ビ管用ホルソー
電気ドリル

接合剤
番線、シノ
油性ペン、ウエス
エスロン BV

接着剤はNo.65Sその他はゴム輪接合と同じです。

11

エスロタイト、プライマー#10
接着代記入、清浄用

4 掘削

標準掘削幅

タンパー転圧ができる掘削幅が必要です。
呼び径

掘削幅（cm）

150 200 250 300 350 400 450 500 600
70708085

90 100 105 110 135

12

13

14

5 管の接合
1. ゴム輪受口の場合

15

呼び

径

使用量（g）

面取り幅径

150 200 250 300 350 400 450 500 600標 準 位 置（mm）

126 134 172 190 242 260 283 306 353（面取り幅）
（mm）

11

呼び

141720222528313816

2. 接着受口の場合

17

2.接着剤は事故防止のためエスロン接着剤No.65Sを使用してください。

呼 び 径
夏 期（ 分 ）冬 期（ 分 ）エスロン接着剤No.65Sを必ずご使用ください。

呼 び 径
使用量（g）

呼び径

差し込み深さ（mm）（標線位置）

18

エスロン接着剤No.65Sを必ず使用してください。

19

6 マンホールと管の接合

呼 び 径
外 径 D（mm）
L（1号組み立てマンホール用）
（mm）

20

2122

23

24

23425調整管（片受直管）と下流用マンホール継手の場合
上 流 用マンホー ルと最 終 管との 接 合は下 流 用マンホー ル継 手で接合 するが、管 の 長さを現 場に合わせて適 宜 調 整する必 要があるため調整管（片受直管）を現場に合わせて切断し、 面取り加工をおこな った後、 先に下流用マンホール継手と接合しておき、最終管と接 合 する。

直角

約15°
t

2t
1／2 t

標線

26

27

28

29

30

31

7 管の芯出し32

8 管の固定33

34

9 埋戻し

呼び径

35

体

積

呼び径

体積

呼び径

体積

36

37

38

10 インバート仕上
幅の調整
当木

管高さの1/2

径ル内
ホー 5cmマン ラス1
プ

幅の最も広い部分で半割りとする。

立ばり

39

番線
インバート幅

パイプ外径がインバート幅になるように当木と番線で固定する。

40

41

42

11 支管・取付管の施行

43

● 支管取付け（間隔）
70cm以上（支管呼び径150以下）90cm以上（支管呼び径200以上）＜穿孔＞
芯間距離は、支管呼び径150以下で70cm以上、支管呼び径200以上で90cm以上としてください。
● 再掘削した管の穿孔

土圧による応力が管に加わった状態で穿孔を行いますと、管を破損する可能性がありますので、穿孔を行う位置から左右1m以上の土砂を取り除いてから、穿孔作業を行ってください。
地下水が高い場合は、管周囲の地下水を排除してください。
その後、専用ホルソーで慎重に穿孔を行ってください。
刃が欠けたり、変形したホルソーを使用すると、管を破損する可能性があります。
70cm以上（支管呼び径150以下）
90cm以上（支管呼び径200以上）

1m以上
（掘削）

1m以上
（掘削）

穿孔位置

穿孔位置

44

● 施工ポイント

ホルソーは塩ビ管用を使用してください。
ホルソーが管に当たる際は、回転数を下げて慎重に穿孔してください。
寒冷期（5℃以下）の場合、管が固くなっており、ホルソーのノッチにより破損する恐れがありますので、直接火が当たらないよう薄い鉄製プレート等で管の穿孔箇所を覆い、バーナー等で人肌程度に温めてから、慎重に穿孔作業を行ってください。
● 事故事例（穿孔割れ）

応力開放が不完全な状態での穿孔割れ事例
不十分な再掘削では穿孔割れ事故に繋がります
周クラック→周クラック→←周クラック●塩ビ管支管の接合の場合
1）穿孔及び清浄● ホ ル ソ ーに よ る 穿 孔①材料・工具の準備
塩ビ管用ホルソー
塩ビ管用ホルソーは取付管の外径より3〜5mm程度大きいものを用意してくだ
さい。

45

46

47

48

49

取付管呼び径
使用量503）エス口ンBVによる接合
1 エスロンBVの塗布

支管接合面にエスロンBVを塗布します。

ＢＶ
支管取付け接合剤使用量

2 接取付管呼び径100〜200

使用量100g/ヶ所

合本管穿孔部に支管を圧着し、シノなどを使用して素早く焼なまし番線で締め付け圧着固定します。

5152

53

54

55

支管取付けエスロンドレンタイト使用量（ヒューム管用A型支管1ヶ所当り）
単位 ： g
本管呼び径

取付管呼び径200〜 300
350〜 450
500〜 800
900〜1350
1500〜2000

100 125 150 200
650 800 950 1280
690 960 1040 1370
860 1080 1290 1680
1050 1350 1650 2120
1280 1610 1950 2400

支管取付けエスロンドレンタイト使用量（ヒューム管用S型支管1ヶ所当り）
単位 ： g
取付管呼び径本管呼び径

100 125 150 200

200〜 300
350〜 450
500〜 800
900〜1350
1500〜2000

800 900 1000 1200
850 950 1050 1250
900 1000 1100 1300
1000 1100 1200 1400
1100 1200 1300 1500

1.ドレンタイトだけで接合する量を表示しています。
2.サドル型ヒューム管支管の場合の使用量は上表の約1.5倍必要です。

56

57

58

12 特殊工事

呼 び 径59

60

61

62

63

13 配管上の注意事項

64

65

66

2kgセット（1kg入）もあります。

67

■エスロンBV（塩ビ管用支管接合剤）＜エ ス ロ ン B V＞
下水道用硬質塩化ビニル管本管と支管の接合に適した接合剤です。
リブパイプの支管接合には、漏水の恐れがあるため塩ビ管用支管接合剤エスロンBVを使用しないでください。
200入×20ケ

68■エスロン接着剤No.65S（低粘度速乾性）＜エスロン接着剤No.65S＞
接着受口本管、接着受口取付け管継手の接合用です。
大 口 径 管に塗 布する場 合 、別 途 、塗 布 用 のハケ（市販品）をご用意ください。

■エスロン接着剤No.65S標準使用量
呼 び 径 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600
1kg入

69

使用量(g)

15203055

90 125 175 220 275 350 525

環境・ライフラインカンパニー
東北支店
設備システム営業所

東日本支店〒 980-6010 宮城県仙台市青葉区中央4-6-1（SS30）
022（217）0608

建築営業部

東京設備システム営業所〒 105-8566 東京都港区虎ノ門2-10-4（オークラプレステージタワー）
03（6748）6518

関東設備システム営業所〒 330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4 -333-13（大同生命さいたま大宮ビル）
048（646）0160

横〒 220-0004 神奈川県横浜市西区北幸2-8-4（横浜西口KNビル）
045（311）9115

浜営業所

東 関 東 営 業 所〒 260-0028 千葉県千葉市中央区新町24-9（ウエストビル）
043（204）5070

甲信営業所〒 390-0814 長野県松本市本庄1-3-10（大同生命松本ビル）
0263
（38）
1220

静岡営業所

〒 422-8067 静岡県静岡市駿河区南町14-25（エスパティオ）
054（333）9810

中部支店
土木システム営業所

西日本支店〒 450-6642 愛知県名古屋市中村区名駅1-1-3（JRゲートタワー）
052（307）6802

建築営業部

近畿設備システム営業所〒 530-8565 大阪府大阪市北区西天満2- 4- 4（堂島関電ビル）
06（6365）4510

中国設備システム営業所〒 730-0017 広島県広島市中区鉄砲町7-18（東芝フコク生命ビル）
082（224）6251

北陸営業所〒 920-0031 石川県金沢市広岡3-1-1（金沢パークビル）
076（231）4245

京滋営業所〒 601-8105 京都府京都市南区上鳥羽上調子町2-2（京都研究所内）
075（662）3418

四国営業所〒 760-0023 香川県高松市寿町1-2-5（井門高松ビル）
087(821)2113

九州支店
設備システム営業所〒 812-0033 福岡県福岡市博多区大博町1-2
092（271）1314

沖〒 900-0032 沖縄県那覇市松山1-1-19（JPR那覇ビル）
098（943）2780

縄営業所

積水化学北海道（株） 営業本部
土木営

業部

お 客 様 相 談 室〒 001-0014 北海道札幌市北区北14条西4-2-1（ハーモネートビル）
011（737）6330
03（6748）6480●お問い合わせは上記各営業所へ

1992年 7月
2023年 1月

初版
改訂15版-0刷

下水道用エスロンパイプ
施工ハンドブック

積水化学工業株式会社
管材事業部
ツールコードNo. 06660
2023. 1. 0TH TX