津波被災地域における災害廃棄物中のトランス等の電気機器について（実務担当者用）＜第２版 平成 23 年 5 月 31 日＞
今回の地震による津波被災地域で発生した災害廃棄物の中に、トランス(変圧器)、コンデンサ等の電気機器が混入している場合がある（電気機器の例は添付資料１参照）。
これら電気機器のうち、過去のある特定の時期（主に昭和 30 年頃から昭和 40 年代）に製造された一部の電気機器には、ＰＣＢを絶縁材料として使用したもの（以下「ＰＣＢ使用機器」という。）がある。ＰＣＢ使用機器は、高濃度のＰＣＢ（トランス(変圧器)で 60％程度、コンデンサで 100％）が使用されていることから、ＰＣＢの飛散、流出等を防止する観点から、他の廃棄物と異なる特別な管理が必要となる。
津波被災地域において、災害廃棄物の中にトランス(変圧器)、コンデンサ等の電気機器が確認された場合には、以下の１．～３．にしたがって対応する。
災害廃棄物中の電気機器及びＰＣＢ廃棄物の取扱いについては、必要に応じて適宜、管轄自治体に相談する（問い合わせ先は添付資料２参照）。
１．ＰＣＢ使用機器か否かの判別○製造時期が昭和 50 年以降の国産の機器は、ＰＣＢ使用機器ではないと判断してよい。
○製造時期が昭和 49 年までの機器は、電気機器に打刻されている銘板記載内容（製造年、機種名、メーカー名、型式、製造番号）及び製造メーカーへの問い合わせなどにより、ＰＣＢ使用機器か否かを判別する（機器種類別製造メーカー別の判別表は添付資料３、各製造メーカーの問い合わせ先情報は添付資料４参照）。
○電柱に取り付けられている柱上トランス(柱上変圧器)は、製造時期に関係なく、ＰＣＢ使用機器ではない。
○ＰＣＢ使用機器か否かが不明の機器については、念のためにＰＣＢ使用機器とみなして取り扱う。
２．ＰＣＢ使用機器の取扱い等（１）状態（破損・漏れ）の確認○当該電気機器が破損していないか、機器中の絶縁油が漏れていないか等を確認する。
○破損・漏れがない場合はＰＣＢが飛散・流出することはなく特段問題ないが、破損・漏れが見られる場合は、機器を素手等で触れず近づかないようにするとともに、ビニールシートで覆うなどにより周辺への飛散・流出を防止する。
（補足）破損・漏れのあった場合の応急措置については、別紙「トランス等の電気機器が破損・漏洩等をしている場合の応急措置の方法について」を参照のこと。

（２）他の廃棄物との分別・移動○ＰＣＢ使用機器については、他の廃棄物と一緒に取り扱わずに分別する。
○被災した工場や大型の建物内に、ＰＣＢ使用機器が存在する可能性があるため、がれき等の撤去や処理を行う場合は、可能な限り事前に、工場所有者等にトランス等の電気機器の有無について確認する。
○がれき中に、ＰＣＢを含むトランス等の電気機器が混入している可能性があるため、災害廃棄物に含まれていた鉄くず等の破砕等を行う場合には、トランス等の電気機器を破砕しないように十分留意する。
○破損・漏れのある機器については、移動時に絶縁油が周辺に漏れるおそれが高いため、密閉性のある容器に収納する、防水性のビニールシート等で機器全体を包装するなど、漏洩防止措置を講じた上で移動させる。
（３）自治体への情報提供○ＰＣＢ使用機器である場合は、管轄自治体（問い合わせ先は添付資料２参照）に連絡し、当該機器に関する基礎情報（現在の存在場所、大きさ・台数、状態（破損や漏れの有無）、銘板記載内容（製造年、機種名、メーカー名、型式、製造番号）など）について可能な範囲で情報提供する。特に、破損や漏れがあるＰＣＢ使用機器については、移動させずに自治体への連絡を速やかに行う。
（４）保管場所での保管○保管場所にはＰＣＢ廃棄物の保管場所である旨表示する。
○ＰＣＢ廃棄物は屋根のある建物内で保管するか、屋内の保管場所の確保ができない場
合は、密閉性のある容器に収納する、防水性のビニールシートで全体を覆う（底面を含む）など、風雨にさらされず、ＰＣＢ廃棄物が飛散、流出、地下浸透、腐食しないよう必要な漏洩防止措置を講じる。
○海水に浸水した機器については、腐食を防ぐため、機器を拭って付着した塩分を除去する。可能な場合は、水で洗浄するといった対応をとることが望ましい（ただし、破損・漏洩している機器を除く）。
○ＰＣＢ廃棄物に他の廃棄物などが混入するおそれのないよう、仕切りを設ける、離れて保管するなどの措置を講じる。
○保管場所では、暖房などの発熱機器から十分離すなど、ＰＣＢ廃棄物が高温にさらされないための措置を講じる。
○地震等によりＰＣＢ廃棄物やその収納容器が落下、転倒などしないような措置を講じる。

（補足）・ 屋内の保管場所の確保ができない場合は、コンテナやテント倉庫を活用することも検討する。
・ＰＣＢ廃棄物の飛散、流出、地下浸透防止にあたっては、上記のほか、ドラム缶に収納する、オイルパンを設置するといった方法もあるので、個別の状況に応じた措置を検討する。

３．ＰＣＢ使用機器以外の電気機器の取扱い等○昭和 50 年以降に製造された電気機器や昭和 49 年以前に製造されたＰＣＢ使用機器以外の電気機器の中には、微量のＰＣＢが絶縁油に含まれている場合がある（以下「微量ＰＣＢ機器」という）。
○電気機器が微量ＰＣＢ機器か否かを確認するためには、絶縁油中のＰＣＢ濃度を測定する必要があるが、微量ＰＣＢ機器は含有ＰＣＢ量がごくわずか（ＰＣＢ濃度は数 mg/kg から数十 mg/kg 程度で、ＰＣＢ使用機器と比べて数万分の１から数十万分の１程度）であり、人の健康や周辺環境への影響は小さいと考えられる。
○このため、津波被災地域における災害廃棄物の中のＰＣＢ使用機器以外の電気機器については、至急の対応は必ずしも必要ではなく、他の廃棄物やＰＣＢ使用機器とは別にして当面保管しておき、時期を見てＰＣＢ濃度測定などの対応を行うことで差し支えない。
○なお、破損・漏れが見られる場合は、念のためにビニールシートで覆うなどの措置を行うことが望ましい。

別 紙
トランス等の電気機器が破損・漏洩している場合の応急措置の方法について（１）機器の置き直し
・ 破損・漏洩機器は、破損・漏洩個所が上部になるように機器を置き直して、絶縁油の流出を防止する措置を講じること。
・ 破損機器は、現状で絶縁油の漏洩がない場合でも、破損個所が上部になるように機器を置き直して、漏洩を防止する。
・ 漏洩機器については、一見、絶縁油がすべて漏れ出たように見えても、内部に溜まっている場合があるため、必ず漏洩箇所を上部にする。
（２）容器等での保管・ 破損・漏洩機器は、密閉性のある容器に収納する。
・ ドラム缶等を用いる場合は、鋼製でＵＮマーク付きのものが望ましい。
・ 密閉性のある容器の入手に時間がかかる場合は、防水性のビニールシート等により包装する。この際、絶縁油が流出しないように、機器上部でビニールシートを確実に結ぶ等の措置を講じる。
（３）補修
・ 漏洩の程度が「滲み漏れ」程度の軽微な場合、2 液性エポキシ樹脂系接着剤又はこれと同等以上の性能を有するもので目止めにより補修することを検討する。
（「滲み漏れ」とは、目止め材が硬化するまでに PCB 等の漏洩が生じず、目止め材による漏洩防止の効力を発揮できる程度の少量の漏洩。）（４）液抜き・ 漏洩の程度が大きく、かつ、密閉性のある容器に収納できない大型装置の場合、「液抜き」を行うことを検討する。
・ 液抜き後の絶縁油は密閉性のある鋼製容器に収納する。ドラム缶等を用いる場合は、ＵＮマーク付きのものが望ましい。
（５）参考資料・技術的相談
・ 漏洩防止措置については、上記のほか「PCB 廃棄物収集・運搬ガイドライン」（環境大臣官房廃棄物・リサイクル対策部）の 「2.2.2 漏洩の点検、漏洩防止措置」を参考にして行う。
・ 応急措置に当たっては、災害 PCB 廃棄物対策支援窓口である財団法人 産業廃棄物処理事業振興財団（電話番号 03‐5297‐5651）に相談し技術的な助言を得ることが可能。

＜添付資料＞
添付資料１ トランス(変圧器)、コンデンサ等の電気機器の例
添付資料２ 災害廃棄物中の電気機器及びＰＣＢ廃棄物の取扱い等に関する自治体問い
合わせ先
添付資料３ ＰＣＢ使用機器（トランス(変圧器)、コンデンサ）の判別リスト（社団法人日本電機工業会ホームページに掲載された情報をもとに作成）（トップページの「ＰＣＢを含む電気機器への対応情報」をクリック→「PCB 使用電気機器の判別について」をクリック→「PCB を含有する絶縁油を使用している電気工作物」をクリック）
添付資料４ 電気機器メーカーの問い合わせ先（社団法人日本電機工業会ホームページに掲載された情報をもとに作成）（トップページの「ＰＣＢを含む電気機器への対応情報」をクリック→「お客様からの問い合わせ窓口」をクリック

添付資料１

トランス(変圧器)、コンデンサ等の電気機器の例○トランス(変圧器)（注）・これらの写真は、一般的なトランス(変圧器)の例として掲載したものであり、PCB 使用機器の例として掲載したものではありません。

○コンデンサ（注）・これらの写真は、一般的なコンデンサの例として掲載したものであり、PCB 使用機器の例として掲載したものではありません。

○柱上トランス(柱上変圧器)（注）・これらの写真は、一般的な柱上トランス(柱上変圧器)の例として掲載したものであり、PCB 使用機器の例として掲載したものではありません（なお、柱上トランス(柱上変圧器)は製造年度に関係なくPCB 使用機器ではありません）。

添付資料２

災害廃棄物中の電気機器及びＰＣＢ廃棄物の取扱い等に関する自治体問い合わせ先

青森県

環境政策課

(017)734-9248

岩手県

資源循環推進課(019)629-5368

宮城県

廃棄物対策課(022)211-2648

福島県

産業廃棄物課(024)521-7264

茨城県

廃棄物対策課(029)301-3027

千葉県

資源循環推進課(043)223-2649

仙台市

廃棄物指導課(022)214-8235

いわき市

廃棄物対策課(0246)22-7604

ＰＣＢ使用機器（トランス(変圧器）、コンデンサ）の判別リスト
ＰＣＢ使用機器（トランス(変圧器）、コンデンサ）の判別リスト○トランス（変圧器）
機器メーカー名
機器製造時のメーカー名
表示記号等（下記の表示があればPCB使用機器）
現在のメーカー名（銘板記載内容）㈱愛知電機工作所
愛知電機㈱変圧器不燃性油（1965年以前製造の物）、不燃油変圧器（1966年以降製造の物）、冷却方式LNAN（1966年以降製造の物）
富士不燃性合成絶縁油入、富士シンクロール油入、不燃性油入、カネクロール油入
富士電機製造㈱富士電機㈱Ｊ（型式番号中に「Ｊ」が含まれるもの）㈱日立製作所㈱日立製作所
不燃性油入、不燃性絶縁油入、カネクロール油入、富士シンクロール油入、不燃性合成絶縁油入変圧器

北陸電機製造㈱北陸電機製造㈱

㈱明電舎

㈱明電舎

三菱電機㈱
日新電機㈱
大阪変圧器㈱

三菱電機㈱
日新電機㈱
㈱ダイヘン

型式中の１群に「Ａ」の文字が含まれるもの ［型式例］NITAX－MA（１群）－（２群），NITAX，NIKAX，NIRSAX，NITSAX，NITA，NIRAX，NIRGAX，NIRSGAX，NORAX，NORSAXY，NOTAX，NORAXY，NIFA，NIFAX，NILAX等
不燃性油入
不燃油入、ＡＦ式
不燃油入、不燃油使用㈱高岳製作所㈱高岳製作所Ｕ（型式番号中に「Ｕ」が含まれるもの、ただし「ＵＭ」の記載品は除く）、不燃性油入

東光電気㈱

東光電気㈱

東京芝浦電気㈱㈱東芝

中国電機製造㈱㈱酉島電機製作所○コンデンサ㈱日立製作所
日立コンデンサ㈱中国電機製造㈱㈱酉島電機製作所

不燃性油入「型式＝○○○-□□□」と表示し、○○○を型、□□□を式と呼ぶ。○□には数字あるいは記号が入る。
・不燃性絶縁油入 ・型がSで始まるもの 表示例：S○○-□□□ (ただしSIで始まるもの及び型式SH-5～20を除く)・式がSで始まるもの 表示例：○○○-S□□ (ただしHCTR-S○、HCR-S○は除く) ・L(冷却方式がLで始まるもの)
不燃性油入
不燃性油入

マルコン電子㈱二井蓄電器㈱東京電器㈱松下電器産業㈱三菱電機㈱日本ｺﾝﾃﾞﾝｻ工業㈱㈱関西二井製作所
日新電機㈱㈱日立製作所
日立エーアイシー㈱ケミコン山形㈱ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ｴﾚｸﾄﾛﾆｯｸ
ﾃﾞﾊﾞｲｽｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱㈱指月電機製作所

Ｊ（型式番号中に「Ｊ」が含まれるもの）、ＴＰＢＤＦ ＣＡＰＡＣＩＴＯＲ、ＤＦ式コンデンサ、表示が「ＡＤ」で始まるもの
表示にDFコンデンサ、シバノール入、不燃性油入、NON-INFLAMMABLE LIQUIDと示されているもの。
または型式がPFCD～，D～，～AK～，CD～，SDAB～，～AD─～，NLD～，SDB～，～AST─～，MCD～，SDR～，SRT─AINR，NCD～，FCDE～，SRTR～，
FCD～，～FCD～，SR─～，SSD～，～SDS～，～ED～， NHD～，～SDF～，～EDS～，SD～，～A─～(一部の製品に該当)，～EDF～，SP～ で示されているもの。（ただし～には英文字や数字が組み合わされます。）
ＡＦ式
ＫＬ－１、ＫＬ－２、ＫＬ－３、ＫＵＦ、ＫＡＦ、ＫＢＦ、ＫＥＦ、ＫＵＰ、ＫＡＰ、ＫＢＰ、ＫＥＰ、ＫＴＰ、ＫＡＬ、ＫＧＬ、不燃性油入
ＳＰＦ、ＴＰＦ、ＴＰＡ、ＴＰＢ、ＴＰＥ、ＳＡＤ、ＳＡＴ、ＨＰＰ、ＳＦ、ＴＣＳ、ＴＣＢ、ＡＩＢ、ＴＥＳ、ＴＥＢ、ＳＦＡＩ、ＴＰＦＩ、ＴＰＥＩ、ＤＦ式

日新電機㈱

ＡＦ式、ＡＦＰ式、不燃性油含浸、三塩化ビフェニール含浸、五塩化ビフェニール含浸
ＴＨＫ、ＬＶ－１、ＳＡＫ、ＰＰＡ、ＰＬ、ＤＦ、ＤＦ式、不燃性油入、ＬＯＷＶＡＣ ＣＡＰＡＣＩＴＯＲ、または型式記号が、ＡＫ、ＡＬ、ＢＫ、ＢＬ、ＣＫ、ＣＬ、ＤＫ、ＤＬ、ＦＫ、ＦＬ、ＨＦＴ、ＨＴＧ、ＫＫ、ＫＬ、ＫＴＤ、ＫＴＭ、ＫＴＱ、ＫＴＴ、ＫＴＵ、Ｐ、ＲＡＫ、ＲＡＳ、ＲＤＦ、ＲＭＯ、ＲＷＯ、ＲＺＯ、ＳＡＫ、ＳＡＳ、ＳＴＤ、ＳＴＭ、ＳＴＱ、ＳＴＴ、ＳＴＵ、ＴＨＫ、Ｔ
ＨＳ、ＺＡ、ＺＨ、ＺＪで始まるもの（ただし、ＰＦ、ＰＨＦ、ＰＰＭ、ＰＰＫ、ＰＯＭＰで始まるものは除く）「型式＝○○○-□□□」と表示し、○○○を型、□□□を式と呼ぶ。○□には数字あるいは記号が入る。
・型がSで始まるもの 表示例：S○○-□□□ ・不燃性絶縁油入 ・シバノール（シバノールの文字があれば全てＰＣＢ入り） ・PFCD、CD
不燃性油入
不燃油、不燃性油、油入Ｄ式、不燃性絶縁油含式、不燃油絶縁式、塩化ビフェニール式、不燃性絶縁油式、または型式記号が、Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅ，Ｆで始まるもの
不燃性油、不燃性、ＡＦ式不燃性油入、型式が「Ｆ」、「ＦＢ」で始まるもの
型式が「ＤＦ」、「ＰＣ」で始まるもの
お問合せ願います㈱指月電機製作所㈱指月電機製作所

東京芝浦電気㈱㈱東芝

中国電機製造㈱㈱帝国ｺﾝﾃﾞﾝｻ製作所
古河電気工業㈱東永電機工業㈱日本通信工業㈱ NTK

中国電機製造㈱（廃業）
古河電気工業㈱トーエイ工業㈱日通工ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ㈱参考：上記のほか、PCB 使用機器を製造していない機器メーカーは以下のとおりです。
北芝電機㈱㈱キューヘン

四変テック㈱㈱トーヘン

東北電機製造㈱㈱日立産機システム※社団法人日本電機工業会のホームページに掲載されている情報をもとに作成※詳細は、各機器メーカーにお問い合わせ願います。

松下産業情報機器㈱川﨑電気㈱㈱三英社製作所㈱三社電機製作所㈱戸上電機製作所
日本ガイシ㈱光商工㈱添付資料 3ニチコン㈱添付資料４

電気機器メーカーの問い合わせ先

微量 PCB 検出
変圧器等対策委員会
企業名部門

担当者

TEL

FAX

メール

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

磯部 0568-35-1 0568-35-1 aichidenkihp@adkk.co http://www.aichidenki.j
121
242.jpp/pcb/pcb.htm

愛知電機㈱総務ｸﾞﾙｰﾌﾟ

北芝電機㈱変圧器営業グループ
佐藤 03-3495-7 03-3495- kitashiba-p@kitashiba http://www.kitashiba.c
130137.toshiba.co.jp
o.jp/kankyo/pcb.html㈱キューヘン

品質保証部
品質保証課

㈱指月電機製作所

品質保証室

0940-34-3 0940-34-3 hinsyou1@kyuhen.co.j http://www.kyuhen.co.j
大森 212
232pp
吉成 0120-888- 0798-72-1
http://www.shizuki.co.j
pcb@shizuki.co.jp
伊勢 453702
p/information/pcb.html

電力機器事業部
品質管理部 品質 隅岡 0877-33-2 0877-33-2 pcb_trans@shihen.co.j http://www.shihen.co.j
727
196
p
p/
管理課
http://www.daihen.co.j06-6390-5 06-6308-6㈱ダイヘン
品質・環境部沼野
eco@daihen.co.jp
p/environment02/env_513
417
10.html
エネルギーソリュ
03-6371-5 03-6371-5
ーション事業本部 森口
106441
http://www.takaoka.jp
事業開発部
c_center@notes.takao /kankyo/index_pcbinfo.
㈱高岳製作所
ka.co.jp
社会システム事
html
03-6371-5 03-6371-5
業本部
外園 430442
事業推進部
中国電機製造 営業部
050-5524- 082-286-3 http://chuki.jp/pcbto
山下
http://chuki.jp㈱
産業営業担当1356
420
iawase/pcb.html
トーエイ工業㈱ 蓄電器部
前田 0467-47- 0467-47-8 kondensa@to-ei.co.jp http://www.to-ei.co.jp8411
415
03-321 -5 03-3214-3 kusano_k@tmail.tokod http://www.tokodenki.
東光電気㈱
営業総括部
草野287
670
enki.co.jp
co.jp
03-3732-6
03-3735-9㈱トーヘン
技術営業部門鈴木
msuzuki@tohen.co.jp http://www.tohen.co.jp
311
136
社会インフラシス
テム社㈱東芝
瀧澤 03-3457-4 03-5444-9 jshpcb@dx.toshiba.co. http://www3.toshiba.c
微量 PCB お客様
117
33
jp
o.jp/sic/pcb
相談窓口
東北電機製造022-364-2 022-364-2 Kazuo_B_sakurai@tem
配電機器事業部 櫻井
http://www.tem.co.jp
(株）
163
511
.co.jp077-562-0 077-562-0 GOTOH@nichicon.co.
後藤 891809jp㈱酉島電機製 販売技術部
http://www6.ocn.ne.jp
作所
077-562-0 077-562-0 OKABE@nichicon.co.j /~tshima
岡部891
809
p075-241-5 075-256-4
http://www.nichicon.c
ニチコン㈱
総務部
東郷 316
togo@nichicon.co.jp o.jp
158
品質･環境･安全ｾ
浦野 075-864-8 075-864-8
日新電機㈱
ﾝﾀｰ
ern@ml.nissin.co.jp
http://www.nissin.co.jp
丸山 913431
量ＰＣＢ対策室
http://www.hitachi-aic
日立エーアイシ 芳賀工場環境安0285-74-1 0285-74-1 sekimoto-shinichiro@
関本.com/company/eco/pcー㈱全管理グループ
231
236
hitachi-aic.com
b.html
重配電・環境シス㈱日立産機シス テム事業部
0254-46-5 0254-46-3 goto-shinsaku@hitac http://www.hitachi-ies
後藤テム
品質保証部変圧535304
hi-ies.co.jp.co.jp器品質保証課
http://www.hitachi.co.j
日立事業所 環0294-55-1 0294-55-9 kankyo.kokubu.ty@hit㈱日立製作所 境管理センター 小野 130
p/Prod/i-support/pcb
808
achi.com/index.html
四変テック㈱（株）フジケン
現・テック製造㈱富士電機㈱北陸電機製造㈱

業務部
営業本部
技術サービス室
コールセンター
営業部 全国（北陸外）
営業部 北陸http://www.tec-seizou055-981-4 055-976-7
山下 925kunihiro_yamashita@t .co.jp/contact/index.ht
718
oshibatec.co.jp
ml0120-24-9 042-585-0 callcenter@fujielectri http://www.fujielectric.
岩崎 194324
c.co.jpco.jp
076-475-1 076-475-1 y.sugiki@hokurikuden
杉木 124
http://www.hokurikude
841
ki.co.jp
nki.co.jp/page2_4.html
竹村 076-475-1 076-475-4 k.takemura@hokuriku
138
722
denki.co.jp

日本ケミコン㈱、管理グループ渡部 0238-84-2 0238-84-2 twata@y.nippon.chem http://www.chemi-con
問い合わせ先： 環境担当
武栄 134396
i-con.co.jp.co.jp/env_j/top.html
ケミコン山形㈱松下産業情報 ＜トランス・開閉
http://group.panasonic
機器㈱器＞
佐藤・ 0561-54-9 0561-54-3 oohata@panasonic-d -denko.co.jp/pewjdr/k
現：パナソニック キュービクル商品 大畠 314
658
enko.co.jp
ankyo/
電工電路㈱部
松下電器産業＜コンデンサ、リ（株）
アクトル＞
現・パナソニック0763-33-5
p-con@gg.jp.panasoni http://panasonic.co.jp
エレクトロニック パナソニック・エレ 宇波 510
c.com/ped/
クトロニック・デバ
デバイスジャパ イスジャパン（株）
ン㈱＜2000kVA 以下
052-712-1 052-712-1 mei-trans.pcb@mf.mi＞
椿
581
582
tsubishielectric.co.jp
お客様窓口
三菱電機㈱
＜2000kVA 超過＞
有吉 0791-46-2 0791-46-2 eqd.pcb-call@rc.mits
384
365
お客様窓口
ubishielectric.co.jp
http://www.meidensha.
055-929-5 055-929-5 nakano-kaz@mb.meid co.jp/pages/
㈱明電舎
環境戦略部
中野
601
906
ensha.co.jp
corp02-csr/corp02-02.html
電機工業会
部門
会員企業名
（株）川崎電気 品質保証検査
現：（株）かわで
グループん㈱三英社製作所㈱三社電機製作所㈱戸上電機製作所

日本ガイシ㈱
光商工㈱

営業本部

担当者

TEL

FAX

メール

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

長沼0238-50-0 0238-49-2 yokosawa@kawaden.
http://kawaden.co.jp
233
016
co.jp

白石・大竹

03-3781-8 03-5498-7 http://www.san-eis http://www.san-eisha.cha.co.jp/inquiry/inde
129
228
o.jp
x.html

品質保証・環境
06-6321-0 06-6321-0 kankyoukanri@sansh http://www.sansha.co.j
管理室 法規環 高居
361
775
a.co.jpp
境管理課
営業本部 営業
企画・支援Ｇ
0120-25-7 0952-25-9 info@togami-elec.co. http://www.togami-ele
柴田
お客様サービス
867
767
jpc.co.jp/
センター
電力事業本部
品質保証部
小原勇 052-872-8 052-872-8 hobara@ngk.co.jp
http://www.ngk.co.jp
ガイシ品質保証 人
559862
G
生産本部
佐々木 03-3573-1 03-3575-9 seihon@hikari-gr.co.j http://www.hikari-gr.co360
187p.jp※社団法人日本電機工業会のホームページに掲載されている情報をもとに作成※詳細は、各機器メーカーにお問い合わせ願います。