経 済 比 較（ サド ル 〜 第 一 止 水 栓 ）I N F O R M AT I O N

エスロハイパーAW

全融着

モデル配管

１種二層管（JIS K6762）

メーター側 D

サドル取出しサドル B
A

サドル取出し
B
サドルA

給水管
C

波状ステンレス鋼管（JWWA G119）

HIVP管（JIS K6742）

メーター側 D

メーター側 D

金属継手

メーター側 D
サドル取出しB
サドルA

サドル取出し
B

サドルA

給水管
C2m

給水管
C2m

給水管
C2m2m

A

EF融着サドル

鋳鉄サドル付分水栓

ステンレス製
サドル付分水栓

サドル付分水栓B

EFソケット

分止水栓用
ソケット

分水栓用
ソケット

分止水栓エラス＋
TSソケットC

PE管＋EFエルボ

D

PE袖付き止水栓+EFソケット

×220分岐

材料費+配管工25分岐

材料費+配管工

PE二層管+
金属接手

HIVP管＋

波状ステンレス管

×2

メータソケット+ボール止水栓

×2 TSエルボ

基準値
100%

139%

基準値
100%

148%

×2

メーターエラス＋
TSソケット+
ボール止水栓ステンレス鋼管用
止水栓Ａ形

209%

ESLOHYPER AW

Earthquak e-Resistant,
Hig h P erf orma n ce Po lyethylene Pipefo r Water S upply Use

108%

202%

水道用耐震型
高性能ポリエチレン管

112%※水道本管に配水用ポリエチレン管をご使用の場合の材工で試算した場合のイメージ※給水配管2mとして試算※材料費は建設物価2022年4月号を参考とし、建設物価に掲載がないものは建設物価相当の掛け率をメーカー価格に乗じて試算した。
※2022年7月末時点に最新設計価格が改定されているものは変更の掛け率を乗じ試算した。

性能比較

I N F O R M AT I O N
エスロハイパーAW１種二層PE管（JIS K6762）波状ステンレス鋼管（JWWA G119）

HIVP管（JIS K6742）

ポリエチレン単層管（参考）仕様

単層管、青二層管（黒＋白）

波状ステンレス鋼管

HIVP

単層管・黒材質

高密度ポリエチレン（PE100）低密度ポリエチレン（PE50）

SUS316

耐衝撃性硬質塩化ビニル

低密度及び高密度ポリエチレン

継手

長期耐久性

EF継手

メカニカル継手

メカニカル継手（伸縮可とう式継手）

TS継手

メカニカル継手◎（100年寿命）○（50年設計）不明○（50年設計）

31年(1種) 40年(2種)

◎優れる

◎優れる

×凍結時に管・接合部が破壊

○良い

耐寒性

◎優れる

耐震強化継手は腐食するまで〇 継手部が抜ける場合がある
融着一体化で優れる
TS接合は抜ける場合がある（溶接接合でない）
公的認定有（高密度＋融着） 公的認定無（低密度＋メカニカル） 公的認定無
公的認定無

耐震性
耐腐食性曲げ半径

◎優れる

◎優れる

△

30D（管外径）以上（巻物の手曲げ） 25D（管外径）以上（巻物の手曲げ） 4D（呼び径）以上（ベンダー使用）

継手部が抜ける
場合がある

◎優れる

△

曲げ配管不可２０Ｄ（管外径）
以上
（手曲げ）

耐塩素水性

○

○○○

×

水圧試験性能

◎優れる△

◎優れる

◎優れる

△

公的認定：水道ビジョン・水道事業ガイドラインで「耐震管」の扱いとされている。

破壊水圧試験性能

水圧試験の冷却時間

2 0 ℃と4 0 ℃の 環 境 下 で 実 施 。温 度 変 化による破壊水圧を測定しました。

サイズ
20A
25A

管種

破壊水圧値（MPa）
20℃

40℃

エスロハイパーＡＷ（HDPE） 7.1

6.5

4.2

3.0

エスロハイパーＡＷ（HDPE） 5.9

5.1

ＰＥ二層管（LDPE）
ＰＥ二層管（LDPE）

4.2

3.0EF接続後、水圧試験までに必要な冷却時間を表します。

サイズ

水圧試験までの冷却時間（分）

20A

10

「補修継手」や「メカ継手」もご利 用 いただけます

SKX継手（（株）
川西水道機器製）

25A

1530〜50、EFサドル30※ N=3の平均値【結果】20℃、40℃ともにエスロハイパーAWの破壊水圧値が高い。特に高温環境下での性能に優れており、給水用途として安心の高性能を有します。

SHINKA

緊急時に「融着機がない」場合は各種メカ継手で対応。
二層管用の補修継手や、耐震型メカ継手(要専用コア)、SKX継手での施工が可能です。
（ポリスリーブ施工を推奨）
SKX継手は二層管、他社JIS外径管ともやりとり接続容易。

＊印刷のため製品の色調は実物とは異なる場合があります。
＊記載事項は予告なく変更する場合があります。

不許転載

2014年 7月 初版
2022年12月 改訂6版-0刷
エスロハイパーAW 給水一体化ご提案パンフレット

積水化学工業株式会社管材事業部
ツールコードNo. 05381
2022. 12. 0TH TX

次 は １ ０ ０ 年 給 水 管 路 を は じ め よ う

百年寿命

百年 青ポリ+融着による「100年給水装置」 の実現
寿命※エスロハイパーAWの基本仕様（①材料はPE100で青色、②SDR=11[※SDR=基準外径/基準厚さ]、③接合は電気融着接合）
は、水道配水用ポリエチレン管・継手（JWWA K 144・145）の基本仕様と同一です。ただし、金属接合部及びサドル止水部に関しては、100年耐久性の検証事項に含まれておりません。

配水用ポリエチレンパイプシステム協会（POLITEC）
では、平成20年に長期寿命検討SWGを設置し、JWWA K 144・145で規定される水道配水用ポリエチ
レン管・継手の基本仕様に対して、100年以上の耐久性を検証しました。エスロハイパーAWは基本仕様が水道配水用ポリエチレン管・継手と同一です。

配水管から第一止水栓もしくはメーターまですべてを一 体 化
配管例

I N F O R M AT I O NPERFORMANCE

長寿命性

溶剤浸透性 PERFORMANCE
エスロハイパーAW(HPPE)の有機
溶剤浸透性は1種二層管(LLDPE)の1/5程度であり、埋設部が環境基準以内の土壌であれば、浸透防止用のスリーブ巻きは通常、不要です。
ただし、ガソリンスタンド等土壌汚染の危惧の多い場所においては、念のためナイロンスリーブ保護の対応も検討いたします。

耐震性

給水管 エスロハイパーAW（JIS外径寸法）

管:PWA005
継手:PWA006
SDR11・PE100・青色・最低肉厚3mm以上

PERFORMANCE

給水管 1種二層管

地盤変位への追随試験

配水管 エスロハイパーJW

エスロハイパー
せん断圧縮の動画はコチラ!

EFスクリュー
ジョイント

EF90°
エルボ

30㎝

給水配水一体化

EFソケットサドル分岐

EFプラグ付
サドル150も新発売!
え φ100、品揃追加 サドルかんたんえ品揃
追加

クランプ

かんたんクランプ
簡単装着で取外し不要

かんたん取り付け
取り外し不要止水機能付きプラグ（メンテ可能）給水管130㎝

本管呼び径φ50,75,100,150品揃え

POINT

持ち運びもしやすい30m巻、φ20,25をご用意！

EF施工が困難な場所や状況、
補 修 時 などは 給 水 金 属 継 手((株)日邦バルブ製など)によるメカ継手施工も可能。
インコアを変えることでAW管と1種二層管とのジョイントも可能です。

(1種二層管：外径の25倍)● 1種二層管と同じJIS外形寸法。
金属製耐震継手も互換品豊富！
● 狭 小 地 なども切 管 用として無駄を省けます！

EFプラグ付サドル（分水EFサドル（止水機能付き））

止 水 機 能 が あ るオ ー ル 樹 脂 E F 融 着 サド ル
シールプラグ

水圧

通水状態

止水状態

公 的 文 書 で の 取り扱 い

EFプラグ付サドルの施工要領はコチラ!

分岐口径

JW
本管呼び径
Ｏリング止水範囲※「Ｏリングシール＋樹脂どおしのシール」の二重シール

片 挿し口×平 行 おねじ

主要な給水装置に求められる性能(抜粋)■ラインアップ
断面図

止水●不断水での分水施工が可能。
●融着一体化による高い耐震性。
●腐食の心配なく本管同様長寿命。
●空揉みにも対応、施工性大幅UP。
●Oリングを採 用し、漏れを防 止 。
緩みにも安 心で、交 換も可 能 。

両 挿し口

従来の二層管（JIS外径）とハイパーAWは、EF継手（青ポリ）での接続・一体化が可能● 最小曲げ半径は外径の30倍で二層管のように施工が可能！

特 長

PE 挿し口付きボールバルブ（株）日邦バルブ製

φ20〜50まで品揃え

エスロハイパーAW コイル管

PICK UP サドル分岐

クランプ付EF継手で施工のスピードアップに貢献します!

20(PWA) 25(PWA) 30(PWA) 40(PWA) 50(PWA)

50(JW)

φ50○○※2※2※2※1

φ75

○

○

●

●

○

○

φ100

○

○

●

●

○

○

φ150
φ200

○

○

●

●

○

○ーーーーーー

エスロハイパーAWシリーズ給水管、1種二層管（φ20〜50）のEF接続に対応します。
分岐口径 20､25は、同じ呼び径の管と比べて管厚が厚いため、ソケットスクレーパーが入りません。
そのため、切削にはPEスクレーパーをご使用ください。
●：分岐部はEFレデューサにてダウンサイズ接続してください。
○：分岐部はEFソケットにて接続してください。
※1 チーズにてご対応ください。
（圧着工法併用）※2 チーズ+変換継手+EFソケットにてご対応ください。
（圧着工法併用）●地震動対策
配水管とサドル分水栓の接合部のずれ防止策、給水管接合部の可とう制向上、地震動に追従できる柔軟な管材の採用など。
熊本地震
給水装置被害状況
調査報告書(給水工事技術振興財団)●サドル分水栓/材料劣化対策
サドル分水栓を新たに使用する
際には耐久性の高い構造・材質を選択する事が重要

日本水道協会「水道施設耐震工法指針」ではレベル2地震動の最大ひずみを1.7％としています。
この試験では2.7％のひずみを繰り返し与えて実施。影響のないことを確認しています。
また、東日本大震災での給水装置の事故例において、サドル分岐部における事故が多数発生したと報告されています。
しかしPE化を早くから進めていた「ガス用導管」
では、ポリエチレンの本管・融着サドル・供給管・内管における地震動・液状化による被害件数は「0件」でした。融着による一体管路の信頼性が実証されています。
また、地盤変位の追随試験
により鋳鉄製サドル・金属継手にてPE本管と接合した配管においても「地盤変位に対する耐震性」について検証しています。

鋳鉄管や硬質塩化ビニル管では実現できない高性能ポリエチレン管による完全一体化が可能にした
耐震性、長寿命性、経済性。

A C C R E D I TAT I O N
新水道ビジョン
（H25年3月）
では給水装置等の耐震化「基幹管路以外の管路や給水管●給水装置の耐震化についても、適切な材質や仕様が給水装置は、重要給水施設採用され耐震性が向上している」に給水するもの、および事を理想とし、50年から100年先
耐震性の低い管種・継には水道施設全体を完全に耐震手、液状化の可能性があ化できるよう、水道事業の耐震化る地区、盛土地区等を優計画策定に盛り込む事が求めら
水道の耐震化
新水道ビジョン
計画等策定指針（H25年3月）
先して耐震性の高いものれています。積水化学は「耐震管（H27年6月）材」に区分される配水管の青ポリ・に更新する
EFサドル（継手）による給水・配水★給水装置は配水管更新工事に合わせて、耐震性のの一体化を推奨しています。
高いものに更新する