クアンタム

Quantum®

48 | LutronQuantum（クアンタム）とは?
• クアンタムは照明コントロール・エネルギー管理の総合システムです。
照明コントロールのすべて、電動ウィンドウシェード、デジタルLEDドライバー、各種センサーを1つのソフトウェアに包括的に統合することによって、照明全体管理（＝トータルライトマネージメント）を提供します。
クアンタムは、新築物件およびに改修工事のいずれにも適合します。1エリアから1フロア、そして建物全体、さらには多くの建物が集まるキャンパスへと、拡張することが容易になります。

• 大規模住宅・ラグジュアリーレジデンスにおいても、ホームオートメーションシステムやセキュリティシステムと簡単に統合することができ、タブレットやスマートフォンからの操作も可能です。
クアンタムの特長は、以下のトータルライトマネージメントをお届けします。

建築照明コントロール

省エネの特長とオン/オフ• さまざまな負荷の調光（位相、PWM、0-10V、DALI、DMX）• シーン制御とゾーン制御• パーティション
• シークエンス• ワイヤレス照明レベル設定• 条件付き設定• A/V 機器との統合• DMXコントロールや調光卓の統合

高性能電動シェード• 照度上限設定• 在室 / 不在の検出• 外光利用• 個別調光• 電動ウィンドウシェード• スケジューリング
• HVAC の統合• スマートグリッド、AutoDR 、OpenADR が利用可能• フルカスタマイズ可能な電力負荷制限

マネジメントソフトウェア• シェードレベルのプリセット• 照明とシェードのシーンの統合• 太陽光に合わせた年間自動シェード• 自動的な日差しおよび明るさの補償• 時間（タイムレコーダー）制御• 中央制御・監視• グラフィカルなフロアプラン（天伏図）• ウェブベースの管理ツール• モバイルデバイスおよびデスクトップ用ソフトウェア• グラフィカルなダッシュボード表示• リモートアクセス• レポートと現状の把握• Eメールでのアラート• システム自己診断• 再構成と再プログラミング• ユーザーとテナントの管理• ウェブベースの個別制御• BACnetとの統合

柔軟性• 無線・有線スイッチ• 無線・有線センサー• デジタルアドレス指定可能なシステムデバイス• 施設内 ITネットワークへの統合• 緊急時照明コントロールとUL 924 準拠

Total Light Management により、施設内の他の機器よりも電気を節約することができます。
照明は、施設内の他のシステムよりも電気を多く使用しています。
そのため、照明コントロールにより、他の制御機器（エアコンやコンセントなど）と比べて大きな電気節約が可能になります1、2。

商業施設において、年間エネルギー支出に占める照明の割合は約 38 % 2であり、他のどの機器よりも多くなっています。

ルートロンのソリューションを使用すれば、照明のエネルギーを最大 60 % 1以上削減することが可能になります。

年間の電力使用量2
照明38%

HVAC（空調機器）

29%

冷房12%

事務用機器

7%

その他

14%

基本原理
■ 調光によるエネルギー節約

照明を調光すれば、電気使用量を調光した分とほぼ同じ割合で電気使用量を削減できます。

■ センサーによる照明電力の削減

人感センサーは、を使用して、細かい動きを検出します。センサーは在室の時には点灯し、XCT™テクノロジー（特許取得済）不在になると調光または消灯します。
光センサーは、周囲の外光を連続的に測定し、照明レベルを調整します。それにより、不要な照明を削減するとともに、空間全体の明るさも維持します。

■ 照明コントロールストラテジーを組み合わせて最大限の効果を弊社のセンサーと組み合わせて調光を使用すれば、照明エネルギーを最大60%まで節約することができます1。

さらに弊社電動シェードを追加すると、外光利用による照明電力削減が可能で、HVACの削減による節約も可能になります。

WEBQuantum

Lutron | 49

省エネ照明コントロールストラテジー
ハイエンド設定80%

最大：100%

予想省エネ率

最大：80%

照明：10 - 30 % 3

それぞれの空間でのご要望に基づき、必要に応じた最大照度を設定します。

在室 / 不在センサー
在室：オン

不在：オフ

照明：20 - 60 % 4

部屋が使用されているかどうかを人感センサーが感知し、照明のオン/オフを行ないます。

太陽光利用100%点灯調光

照明：25 - 60 % 5

スペースに差し込む自然光がある場合、照明を自動調光します。

個別調光制御100%点灯調光

照明：10 - 20 % 6

ユーザーが個別に照度を調整できます。

電動ウィンドウシェード
朝7時：調光

夜7時：オフ

冷房：10 - 20 % 7

シェード自動制御により、不快なグレアを防ぎ、不要な太陽熱をシャットアウトします。

スケジューリング
朝7時：調光

夜7時：オフデマンドレスポンス（需要応答）
100％点灯調光

照明：10 - 20 % 8

1日の時間帯に応じ、タイムスケジュールによって計画的に照明レベルを変更します。

ピーク時間帯の照明：

電力使用ピーク時には、デマンドレスポンスによって自動的に照明レベルを落とします。

HVAC 統合
暖房

冷房

接点またはBACnet 統合を通じて空調機器（ HVAC ）を統合することにより、HVACシステムをコントロールします。

30 - 50 % 9

HVAC：5 - 15 % 10

Quantumのメリット
快適性および生産性の向上

人々は、適切な照明のもとではより快適で生産性の高い仕事を行なうことができます。
個別の照明コントロールを用いて照明を適切な明るさに保ちつつ、インテリジェントなオートマティック電動シェードによって景色を維持するとともに、不快なグレアと不要な太陽熱を遮ります。

よりフレキシブルな空間の実現

完全にデジタル化されたシステムのため、再配線の必要なしに照明やシェードのゾーンを容易に再構成することができます。
その結果、移動率が高い空間にも対応することができます。空間の使い方を変更する必要がある場合も、電気工事業者を呼ぶ必要はありません。

ワイヤレスセンサーやワイヤレスコントロールは簡単に移設でき、ソフトウェアによって動作設定変更も簡単に行なえます。

操作の簡易化とメンテナンスコストの削減

Quantumのマネジメントコントロールソフトウェアは、現在の施設管理業務を簡易化し、メンテナンスコストを削減します。
レポートとアラートが異常なエネルギー値を特定し、メンテナンス上の問題またはシステムの健全性の問題について注意喚起します。
これらのアラートは、問題が起きている箇所の正確な位置と内容を特定できるため、素早い対応が可能になります。

適切な照明環境を実現

Quantumはオン/オフ・調光にかかわらず、あらゆる負荷タイプをコントロール可能です。また弊社ではちらつきのない連続調光（下限値1%）のLED器具用電源ドライバも用意しています。さらに、電動シェードを使用して、あらゆる空間で美しく機能的な照明環境を実現します。

各種条例や基準に適合

Quantumは、以下の建築関連条例・基準に準拠します。
• LEED• ASHRAE Green Building Code 189 . 1• IgCC（国際グリーン建設コード）• CHPS（ Collaborative for High Performance Schools）●

ASHRAE Energy Code 90 . 1●

IECC（国際省エネルギーコード）●

CEC Title 24（カリフォルニア州エネルギー委員会）

企業のサステイナビリティへの取り組みを強調

省エネの実証なくしてサスイテナビリティを語ることはできません。弊社のソリューションにより、メンテナンスおよび運用を簡素化するとともに、コストとエネルギーを大幅に節約します11。Quantumのエネルギーダッシュボードは、従業員やお客様にその節約を証明する手助けとなります。

50 | Lutron

導入事例
Quantumシステムは、世界中ですでに何千ものお客様に導入していただいております。
現在Quantumソリューションを活用して頂いている主な分野をいくつか紹介します。

商業施設・オフィスビル
商業オフィスビルでは、照明コントロールを通じて省エネに大きく貢献できます。
さらに、照明のコントロールは室内にいる人の生産性を大幅に向上させます。

Hyperion太陽追尾オートマティックシェードは、太陽の位置変化に応じて弊社シヴォイアQSシェードを自動調整します。
これにより、不快なグレアや不要な太陽熱を遮り、一方で外観の美観を維持するとともに、エネルギーを節約します。

教育施設
中央管理システムとBMSシステムの統合は、大学のキャンパスにとってメンテナンスおよび運用を簡易化する上で重要です。Quantumは、エネルギーの異常値やメンテナンス上の問題を特定して、レポートとアラートを行なう機能を備えた中央管理ソフトウェアを提供します。
また、
Quantumは、BMSシステムとの完全統合できるようBACnetを備えています。

医療施設
病院内では、入院患者のストレス軽減のため、患者が快適に過ごせる環境を造ることは不可欠です。照明制御と電動シェードコントロールを備えた部屋は、患者に癒しのための落ち着いた空間を提供します。
また、シンプルなコントローラは、スタッフの生産性向上にも貢献します。資料を見たり薬を調合したりするための明るい照明から、コンピュータ作業のための調光照明まで、照明を適切に調整することによって、業務上のストレスを取り除き、効率を向上させ、医療ミスを低減します。

ホスピタリティ施設
ゲストに最高のおもてなしをするうえで、ロビー・宴会場・会議室などパブリックスペースでの適切な照明環境は欠かせません。Quantumを導入することにより、個別エリアや特定のイベントのために、簡単に照明制御をカスタマイズすることができます。
また、パーティション機能やデジタルグルーピング機能は、部屋の配置換えなどの際に最大の力を発揮します。

レストラン・店舗
お客様に素晴らしい食事を味わっていただくため、レストランには照明コントロールが欠かせません。優れた調光システムは、料理・サービス・インテリア・雰囲気を最大限に引き立てることができます。
そのような体験を提供するために、レストランマネージャーは照明と電動シェードをうまく調整する必要があります。Quantum Vueを利用すれば、iPadから簡単な操作で照明と電動シェードをコントロール・監視・調整し、いつでもどこでも雰囲気をお好みどおりに変更することができます。

ラグジュアリーレジデンス
大規模住宅・ラグジュアリーレジデンスにおいて、IoTコネクテッドコントロールの需要が急激に高まっております。照明と電動カーテンの全館一括制御だけでなく、他社製ホームオートメーションシステムと連携し、スマートフォン・ボイスコントロール等にも対応可能です。

Lutron | 51

Quantum 構成機器
Quantumは、ほぼすべての弊社QS照明コントロール機器、シヴォイアQS電動シェード、センサーを、1つのシステム・ソフトウェアに統合することによって、トータルライトマネージメント（Total Light Management）を提供します。システム構成機器には、無線・有線のいずれもが含まれます。

+ センサー

コントロール+ 電動シェード

ワイヤード（有線）

ワイヤレス

GRAFIK Eye QSRadio Powr Savr 人感センサー
シヴォイア QS ローラーシェード（ロールスクリーン）

seeTouch QSキーパッド

Radio Powr Savr 光センサー

ワイヤード（有線）

シヴォイアQS スカイライト（天窓ロールスクリーン）

QS スライダーコントロール

人感センサー

ワイヤレス

Pico ワイヤレスコントロール

光センサー

Quantumでは、DALI、位相制御、PWM制御・0-10V、DMX制御などの調光対応照明器具の制御が可能です。

52 | Lutron

シヴォイアQS ドレープリー（カーテン）

+ Quantumハブ / 調光盤

Quantumハブ+ Quantum Vue

マネジメントソフトウェア

DALI-2対応
エナジー・セイバー・ノード（Energi Savr Node）

調光パネル・スイッチングパネル

Lutron | 53■ Quantum システムの構成イメージ
クライアント側PCのQuantum Vue
追加のQuantumハブへ

イーサネットネットワーク

インターネット

Quantum Vue（iPad）
クライアント側PCのQuantum Vue

オフィス内
Q-Manager サーバー

BMSシステムへ（BACnet IPなど）

Quantumハブ

Radio Powr Savr
ワイヤレス人感センサー

QSセンサー
モジュール

Picoワイヤレス
コントロール

各照明器具（位相、PWM、0-10V、ON/OFF、DALIブロードキャスト）：

ロビーおよび吹き抜け
講堂
研修室
食堂

Palladiom
キーパッド

seeTouch QS
キーパッド

各照明器具（位相、PWM、0-10V、ON/OFF、DALIブロードキャスト）
：

調光盤

外部照明
調光盤

オン/オフなど（玄関、浴室、階段吹抜け）
seeTouch QS
キーパッド

凡例
QSリンク
（RS485）

施設内イーサネットネットワーク

AC電源配線ワイヤレス接続（315MHz）

調光盤リンク

54 | Lutron

DAMIリンク

イーサネットネットワーク

Palladiom
キーパッド

会議室

QSセンサーモジュール

グラフィックアイ QS

RS232/イーサネットインターフェース

Radio Powr Savr
ワイヤレス人感センサー

Picoワイヤレスコントロール

シヴォイア QSシェード
Radio Powr Savr
ワイヤレス光センサー

ルートロン以外のデバイスへ● タッチスクリーン● A/V機器● HVAC

オープンオフィス エリア

DALI照明器具へ

DALI 対応 エナジー・セイバー・ノード（Energi Savr Node）

QSセンサー
モジュール

Radio Powr Savr
ワイヤレス人感センサー

Picoワイヤレスコントロール
seeTouch QS
キーパッド

Palladiom
キーパッド

Radio Powr Savr
ワイヤレス光センサー

Hyperion太陽追尾
オートマティック・
シヴォイア QSシェード■ ラグジュアリーレジデンスのシステムイメージ
他社製
ホームオートメーション
デバイス
調光盤

調光盤

Quantumハブ

パラディウムキーパッド
エナジー・セイバー・ノード
タブレット

スマートフォンQSセンサーモジュール

スマートスピーカー
電動カーテン・シェード

Lutron | 55

システム管理ソフトウェア
照明コントロールの枠を越え、照明マネジメントへ
Quantumソリューションの中核をなすQuantum Vue（クアンタム・ヴュー）― 施設管理者が最大エネルギー効率、快適性、生産性のために照明や外光を管理することができる、Quantumの強力なソフトウェアです。

Quantum Vue は 、ウェブ ベ ー スで 動 作 するため 、モ バイル 機 器・デ スクトップ /ラップトップPCのいずれでも使用できます。

Quantum Vueは、iPadなどのモバイル機器で動作するので、施設管理者は建物内のどこからでも照明や電動シェードをコントロールできるとともに、建物の照明システムに関する設定、監視、解析、レポートが可能です。

Quantum Vue のダッシュボード

タイムスケジューリングおよびレポート

Quantumにより、照明と電動シェードの時間ベースのコントロールが可能になります。

施設照明の時間ベースのコントロール
Quantum Vueソフトウェアでは大きく分けて2種類のタイマーを使用できます。
• 年間時間ベース（例： 平日夜間午後 8 時）
• 年間アストロノミック（例 : 日の出と日没）
照明は、特定の場所で決められた時刻に、自動的にシーンを呼び出したり、オン/オフを設定したりすることができます。
電動シェードも、特定の場所を指定した時刻に自動的に開閉することができます。
また、条件付きプログラムによって、異なる時刻で異なる動作をするようコントロールすることも可能です。
例えば、人感センサーを就業時間中には無効にし、就業時間外は有効にすることができます。
今日のイベントのスケジュール表示画面

エネルギー解析、メンテナンス、システム状態のレポート
Quantum Vueを使用すれば、施設管理者はメンテナンスおよび運用業務を改善し電力エネルギー使用量、システム状態、ランプ切れなどを簡単にモニターできます。

問題箇所をすばやく特定することが可能になります。また、建物全体または部分的に照明のエネルギー消費量をいつでも監視できるよう、報告と診断も可能になります。

アラート

エネルギー使用量のレポート

自己診断＋自動アラート通知
Quantumは、特定の問題に関してシステムを常時監視し、画面上のアラートまたはEメールを通じて注意を促すことができます。
問題が起きたときはQuantumから担当者にEメールを発信できるため、問題をすばやく解決できます。
アラートの種類

アラートは、さまざまな機器・内容に割り当てることができます。照明器具、コントロール、センサーなど、不具合が発生した機器はすべてアラートを発するよう設定することもできます。また、アラートは、ワイヤレスセンサーやコントロールのバッテリーが少なくなった場合にも発せられます。ランプの使用時間のカウンターは、蛍光灯ランプ寿命やLED の寿命が近づいた時、あるいはデマンドレスポンス（電力需要応答）が始まる際に、アラートを発することができます。

56 | Lutron

Quantum アラート画面

Hyperion（ハイペリオン）太陽追尾オートマティックシェード
自動シェードコントロール
Hyperion太陽追尾オートマティックシェードは、365日の太陽の位置の変化に応じて、弊社シヴォイア QSシェードを自動調整し、不快なグレアや不要な太陽熱を遮ります。シェードの動作スケジュールはいかようにもプログラミング可能で、建物の位置と方向の情報を入力することで、直射日光が部屋に差し込む距離を制限することができます。

Hyperionは、エリア毎のシェードスケジュールを自動的に作成します。
各エリアのスケジュールは、年間を通して見ることができます。

Hyperion のセットアップウィザードとシェードスケジュール

季節ごとの太陽位置の変化
日光の角度と強度は、年間を通して変化します。

6月21日
夏

Hyperionは毎日、建物各面のシェードスケジュールを少しず変更することによって、これらの変化に対応します。

12月21日
冬W

N

S

日の出

日の出

E

6月21日 午前11：00

12月21日 午前11：00

Hyperionソフトウェアは、自動的にシェードの位置を決め、不快なグレアを遮りつつ必要な外光を空間に取り込みます。窓際の照明は省エネのために調光します。

低い角度から差し込む眩しい冬の日差しを遮るため、シェードを低く下ろします。
窓際の照明は明るいままで、室内の照度を維持しています。

Hyperionのさまざまなメリット
快適性と生産性の向上

窓からの不快な日差しは生産性を最大25%低減します 。
11

シェードをコントロールすることにより、Hyperionは不快なグレアや不要な太陽熱を低減し、空間をより快適にします。
景観維持

研究によれば、オフィスで働く人々は、外の景色が見える方がより生産性が向上することがわかっています。

Hyperionにより、直射日光を遮りつつ、できるだけ窓の外も見えるようシェードを適切にコントロールします。
外光を最大限に利用

Hyperionは、Quantumの外光利用システムと連動し、電気照明の使用を大幅に削減します。
HVACの費用を削減
不要な太陽熱を遮断、反射することにより、シェードは空調負荷を10〜20%節約することができます。

Lutron | 57

施設中央監視システムとの統合（BMS）、セキュリティシステム、メンテナンスシステムを含むさまざまな施設管理システムと、統合することができます。
Quantumは、ビル管理システム
統合にはBACnet/IPプロトコルが使用されます。

BACnetは、Quantumプロセッサにもともと組み込まれています。
つまり、他の外部システムと通信するために外部インターフェースやゲートウェイを必要としません。
システム全体のすべての通信のために、Quantumネットワーク上に接続ポイントが1つあれば良いのです。
また、QuantumシステムはBACnetテストラボ（BTL）によってテスト済みで、必要な相互運用の要件をすべて遵守していることが認定されています。
一般的な統合の例• BMSシステムは、Quantumシステムにおいて、電力負荷制限のイベントを作動させることが可能です。
• 人感センサーのステータスを HVACシステムと共有し、エリアに人がいなければ温度設定を変更することができます。
• Quantum のエネルギー使用量の情報を、画面ダッシュボードでシェアすることが可能で、コストのかかる電力メーターを追加する必要がなくなります。
最終的な目標は施設のエネルギー効率を向上させることと、施設管理者の業務を簡素化することです。
主要な建物システム間のシームレスな相互運用性はこの目標の達成のために大きな役割を果たします。
また、BACnetに加えてRS232、イーサネットTCP/IP、接点、XMLウェブサービスなど、Quantumは異なる施設管理システムと通信するためのさまざまな方法を提供します。

施設管理システム/エネルギー管理システム（BMS/EMS）

エネルギーダッシュボードおよび解析パッケージ

メンテナンスとワークオーダーマネジメントシステム

ユーティリティおよびスマートグリッド

リモートアクセスおよび監視

リモートロケーション

HVAC

Quantum● 照明

火災警報システム

アクセスおよびセキュリティ● シェード● センサー● メーター

弊社またはサードパーティのサービス企業

オーディオおよびビジュアル計測

IT58 | Lutron

施設内ITネットワークへの統合
Quantumは、施設内のITネットワークの設置・稼働状況に合わせてフレキシブルに対応することができます。

オプション1：専用の照明コントロールネットワークを使用
Quantumハブは、専用の照明コントロールネットワークを経由してQuantumサーバーに接続されます。
これにより最高のセキュリティを提供できます。

社内ネットワーク

弊社ネットワーク
Quantumハブ（2階）
Quantumサーバー

Quantum Vue
ウェブベースのソフトウェア

Quantum Vue（iPad）
Quantumハブ（1階）

オプション2：社内ビルネットワークとの統合
Quantumハブは、企業の社内ビルネットワークを通じてQuantumサーバーに接続されます。
このオプションを利用する場合、QuantumハブとQuantumサーバーに接続しているすべてのルーターやスイッチを適切に構成し、ハブとサーバーの間でメッセージの送受信ができるようにする必要があります。

Q-control＋アプリ iPad

社内ビルネットワーク

Quantum Vue
ウェブベースのソフトウェア

Quantumサーバー

Quantumハブ（1階）

Quantumハブ（2階）

出典

1 すべての照明コントロールストラテジー（人感センサー、ハイエンド設定、個別コントロールおよび外光利用）を使用するプロジェクトの場合、手動コントロールと比較して、照明エネルギーを最大約 60 %節約することが可能です。実際のエネルギー節約量は、さまざまな要因の中で、かつ室内の利用方法に応じて変化します。

2 2008 年 9 月米国エネルギー情報局発表、2003 年商業ビルのエネルギー消費量調査
3 Williams A 他、2012 年、商業施ビルにおける照明コントロール、Leukos 8（ 3 ）pg 161〜180
4 VonNieda B, Maniccia D, & Tweed A.、2000 年、商業照明システム向け人感センサーの潜在的なエネルギーとコストの節約の分析、照明学会会報 Paper # 43 .
5 Reinhart CF 、2002 年、オープンプランオフィスでの外光利用上の室内デザインの効果、American Commission for an Energy Ef cient Environmen（ t ACE ）の研究、照明の節約を最大化するには自動シェードが利用可能。

6 Galasiu AD 他、2007 年、オープンプランオフィス向け省エネ照明コントロールシステム：実地調査、Leukos 4（ 1 ）pg 7〜29
7 2011 年、Purdue 大学 Herrick 研究所より委託された研究。
8 営業時間後の照明によるエネルギーの浪費を50 % 削減した場合のエネルギー節約見込み量、出典 : VonNieda B, Maniccia D, & Tweed A.、2000 年、商業照明システム向け人感センサーの潜在的なエネルギーとコストの節約の分析、照明学会会報 Paper # 43
9 Newsham GR & Birt B.、2010 年、需要応答への反応性のある照明：実地調査、Leukos. 6（ 3 ）pg 203〜225
10 60 % のスペースに人が不在で、サーモスタットで2 °Fセットバックした場合の、暖房（基準 60 °F ）削減と冷房（基準 55 °F ）削減に基づくルートロンの研究。EnergyPlusを用いたモデルシミュレーションでも同様の節約結果が導かれた。

11 Heschong Mahone Group, Inc.、2003 年、窓とオフィス：カリフォルニア州エネルギー委員会向けに用意したオフィスの従業員の成果と室内環境の研究。

Lutron | 59

Quantumシステムは、以下の機器からご要望にあった製品を組み合わせて使用可能です。

Quantum 本体・ソフトウェア
用途： 各機器を接続し、Quantum で統合制御・監視・操作したい

QP3-1PL-100-240クアンタム・ハブ（クアンタムプロセッサー 1台内蔵）

クアンタム専用 PC（システム毎に１つ必要）

QS-A-CMP-L-0

クアンタム専用設定・監視ラップトップ PC

QS-A-CMP-S-0

クアンタム専用サーバー（ディスクトップ型）

QS-A-CMP-R-0

クアンタム専用サーバー（ラックマウント型）

専用ソフトウェア（クアンタムハブ毎に１つ必要）

QSW-L-PP-A

照明制御・監視ソフトウェア

QSW-S-PP-A

シェード制御・監視ソフトウェア

QSW-BAC-PP-A

BACnetソフトウェアライセンス

QSW-RPT-PP-A

レポーティングソフトウェア

QSW-GGL-LL-A

Green Glanceソフトウェア

iPad用ライセンス（iPad毎に必要）

QSW-MC-PS-A
QP3-1PL-100-240
サイズ

H：337mm W：235mm D：83mm

iPad用モバイルコントロールライセンス

Quantum Vue Webベースソフトウェアライセンス（クアンタムハブ毎に１つ必要）

QSW-QVS-L

Quantum Vue 照明専用

QSW-QVS-S

Quantum Vue シェード専用

QSW-QVS-LS

Quantum Vue 照明＋シェード

エナジー・セイバー・ノード
用途： DALI 対応照明機器をコントロールしたい
エナジー・セイバー・ノード

QSN-2DALUNV-JA（ DALI 2リンク）

QSN-2DALUNVX2-JA （ DALI 4リンク）
QSN-2DALUNVX3-JA （ DALI 6リンク）※特注品

QSN-2DALUNVX4-JA （ DALI 8リンク）

QS 補助コントロール
用途： 壁付けスイッチを設けて、シーン呼び出しや個別制御を行ないたい

QSWS2-1B（ 1ボタン）QSWS2-2B（ 2ボタン）QSWS2-2BRL（ 2ボタン＋照度調節ボタン付）

QSWS2-3B（ 3ボタン）QSWS2-3BRL（ 3ボタン＋照度調節ボタン付）

QSWS2-5B（ 5ボタン）QSWS2-5BRL（ 5ボタン＋照度調節ボタン付）

QSWS2-7B（ 7ボタン）QSWS2-1RLD（ 3＋2ボタン）QSWS2-2RLD（デュアル 2ボタン＋照度調節ボタン付）

赤外線リモコン受信部＆照度調節ボタン付

QSWS2-2BRLIR（赤外線受光部内蔵 2ボタン＋照度調節ボタン付）

QSWS2-3BRLIR（赤外線受光部内蔵 3ボタン＋照度調節ボタン付）

QSWS2-5BRLIR（赤外線受光部内蔵 5ボタン＋照度調節ボタン付）

キースイッチQSWS2-KSI2MAA（キースイッチ）

パラディウムシリーズは、P. 62 、P. 63を参照してください。

QSインターフェース
用途： RS 232 、無電圧接点入出力、DMX 512 出力などを使用して外部機器と連動したい
インターフェース各種

60 | Lutron

QSE-CI-NWK

ネットワークインターフェース（ RS 232 ）QSE-IO

IOインターフェース（無電圧接点入出力）

QSE-CI-DMX

DMX 512インターフェース（出力のみ）

ワイヤレスコントロール・センサー
用途： ワイヤレス人感・光センサーを組み合わせたい、リモコン操作を含めたい

QS センサーモジュール

QSM6-XW-Cワイヤレス受信部

QSM6-4W-C

有線入力端子付きワイヤレス受信部

ワイヤレスセンサー

LRF6-OCR2B-WH

ワイヤレス人感センサー（受信部 QSM 6 -XW-C が必要）

LRF6-DCRB-WH

ワイヤレス光センサー（受信部 QSM 6 -XW-C が必要）

（天井埋込型受信部 QSM 6 -XW-C が必要）
ワイヤレス Picoリモコン

PP-3BRL-（ 3 ボタン＋アップダウン）

PP-2BRL-（ 2 ボタン＋アップダウン）

PP-2B-（ 2 ボタン）

PP-3B-（ 3 ボタン）

有線センサーLOS-CDT-500R-WH

有線人感センサー（ QSM 6 - 4 W-C が必要）

MW-FPS-WH

有線光センサー（ QSM 6 - 4 W-C が必要）

Sivoia シヴォイア電動シェード
用途： 太陽光・グレアのコントロールも積極的に行ないたい
シヴォイア電動シェードシリーズ（グラフィックアイ QSまたはクアンタムシステムが必要です）

グラフィックアイ QS
用途： DALI 以外の負荷も一緒にコントロールしたい、タイマー制御も用いたい
グラフィックアイQS 本体

QSGR-3PJA

グラフィックアイQS 3ゾーン

QSGR-4PJA

グラフィックアイQS 4ゾーン

QSGR-6PJA

グラフィックアイQS 6ゾーン

QSGR-6EJA

デジタル負荷対グラフィックアイQS 6ゾーン

QSGR-8EJA

デジタル負荷対グラフィックアイQS 8ゾーン

QSGR-16EJA

デジタル負荷対グラフィックアイQS 16ゾーン

調光パネル
用途： EcoSystem以外の負荷（位相・PWM・0 - 10 V・非調光）をコントロールしたい
コンボパネルスタンダードサイズ

16 - 36 回路（ PWM 、0 - 10 V 使用時最大 32 回路）

ミニサイズ

4 - 12 回路

Lutron | 61

PALLADIOMT™ / パラディウムキーパッド

USスタイルヨーロピアンスタイル（スクエア）

あらゆる空間で映えるエレガントなデザイン
ボタンとプレートには段差がなく、完璧にフラットな仕上げ。シンプルでクリーンなデザインのキーパッドです。

抜群のユーザビリティ
美しく、大きく、自動調光バックライトを搭載した、緻密な感触のボタン。明るい場所でも見やすく、暗い場所でも探しやすいデザインです。
（エングレイビング / 彫込文字は注文時に必須となります。文字・アイコン無しでの製作は承っておりません。）

大きく使いやすいボタン

見やすく、使いやすいデザイン

95mm

エングレイビング（彫込文字）

標準エングレイビングに加え、カスタム・特注エングレイビングも可能（英数字またはアイコンのみ）

多彩なフェースプレート・ボタンの組み合わせ• フェースプレートサイズはUSスタイル、ヨーロピアンスタイルの 2 種類から選択可能• ボタン組み合わせは多数ご用意

102mm

自動調光バックライト

バックライトは周囲の明るさに応じて自動調光。押されたボタンは明るく点灯します。

62 | Lutron

9mm

操作フィードバック

操作するたびに緻密なクリック感を提供

USスタイル

2ボタン

3ボタン

4ボタン

1連

2 連 フェースプレート

3 連 フェースプレート
LWT-U-PPP-

LWT-U-PPPP-

W：75 mm

W：121 mm

W：167 mm

W：213 mm

2ボタン

3ボタン

4ボタン

3ボタン＋上下2＋2ボタン

2＋4ボタン

4＋2ボタン

4＋4ボタン

W：102 mm

W：102 mm

W：102 mm

W：102 mm

1列2列

3 列 フェースプレート
LWT-S-PPP

LWT-S-PPPP-

W：95 mm

W：102 mm

W：160 mm

W：194 mmQWP-U-2W

W：75 mm
H：120 mm
D；10 mm（壁内 9 mm ）ヨーロピアンスタイル

QWP-S-22W

カラーバリエーション

3ボタン＋上下QWP-U-4W

LWT-U-PP-

QWP-S-2W

W：95 mm
H：95 mm
D；10 mm（壁内 9 mm ）QWP-U-3W

QWP-S-3W

QWP-U-RW

QWP-S-4W

QWP-S-24W

4 連 フェースプレート

QWP-S-RW

QWP-S-42W

QWP-S-44W

4 列 フェースプレート

アーキテクチュラルマット

WH

BEIV

LA

AL

GRTPSIBR

BL

ホワイト

ベージュ

アイボリー

ライトアーモンド

アーモンド

グレー

トープ

シエナ

ブラウン

ブラック

メタル仕上げ

SB

BB

QB

BC

BN

SC

SN

PG

サテンブラス

ブライトブラス

アンティークブラス

ブライトクローム

ブライトニッケル

サテンクローム

サテンニッケルポリシュグラファイト

ガラス仕上げCWH

CBL

クリヤーホワイトガラス

クリヤーブラックガラス

Engraving

オーダー入力方法

WEB
Palladiom

Lutron | 63