安全チェックシート（ＨＩＤ照明器具 詳細版）

● 3 年に 1 度、専門家による安全チェックシート（詳細版）による点検を受けて下さい。
● 点検結果の（該当する）の欄に✓印がある場合は、処理手順に従って下さい。

分類
使用期間

使用状況・環境

特殊環境

雷害

安全点検項目

点検結果
該当する

該当
しない

処理
手順

1. １０年以上、又は累積点灯時間が３０,０００時間以上である。

Ｄ

2. １５年以上、又は累積点灯時間が４０,０００時間以上である。

Ａ

3. 温度：

照明器具周囲温度が３５℃を超えている。

Ｃ

4. 湿度：浴室など照明器具周辺の湿度が８５％ＲＨを超えている。

Ｃ

5. 粉じん：

精糖工場など粉じんが多い。

Ｃ

6. 腐食性ガス：

化学薬品工場、温泉など腐食性ガスが発生する。

Ｃ

7. 風：

軒下など照明器具が風の影響を受ける。（屋外用を除く）

Ｃ

8. 塩害：

海岸沿いなど塩害の影響を受ける。

Ｃ

9. 可燃性ガス：

石油化学工場など可燃性ガスが発生する。

Ｃ

10. 振動：橋梁、工場などで照明器具が著しい振動の影響を受ける。

Ｃ

11. 油煙：鋳造工場など照明器具が油煙の影響を受ける。

Ｃ

12. 雷の影響で消灯、又は点滅したことがある。

Ｄ

1. 清掃しても汚れが落ちない。

Ｄ

2. 点さび（点状のさび）、変色、ふくれ、又はひび割れが見られる。

Ｄ

3. 塗装面の塗膜剥離、又は腐食が著しい。

Ａ

4. 取付部に変形、ガタツキ、ゆるみなどがある。

Ｂ

5. 照明器具内部に浸水、又は浸水跡がある。

Ｃ

6. 変色、さび、変形、破損などがある。

Ｂ

7. 照明器具が傾くなど、正常に取り付いていない。

Ｂ

8. 可動部分（開閉箇所、調整箇所など）の動きが悪い。

Ｂ

9. 可動部分にさびが発生している。

Ｂ

10. 硬化、又は変色が見られる。

Ａ

11. ひび割れ、又は心線露出が見られる。

Ａ

12. 変形、又は変色が見られる。

Ｂ

13. 破損、又はひび割れが見られる。

Ｂ

14. 接触（端子）部分に変色、又はさびがある｡

Ｂ

15. 接触（端子）部分が黒くこげたようになっている。

Ａ

16. 外郭材料に変色、ひび割れ、破損、こげ跡、熱変形などがある。

Ａ

17. ソケットの接触子、ばねなどが劣化している。または、可動部の動きが悪い。

Ｂ

18. ランプの固定が悪く、ぐらついている。

Ｂ

スイッチ類

19. 誤動作したり、スイッチを入れても点灯しないものがある。

Ｂ

コンデンサ

20. コンデンサケースに変形、ふくらみ、又は油漏れがある。（安定器に付属するものを含む。）

Ａ

灯体

取付金具類

照明器具本体・部品

可動部分

電線カバー

ランプソケット
端子台

分類

安全点検項目

照明器具本体・部品

ねじ類
パッキン、ブッシング、張力止め、ランプサポート

電気的特性

その他

ランプ
安定器・
インバータ

ケース

口出線
電気的特性
（安定器別置）光電式自動点滅器

使用期間状態、動作処理手順

ＡＢ
Ｃ
Ｄ

点検結果
該当
する

該当
しない

処理手順

21. ねじなどに変色、さび、ひび割れ、破損などがある。

Ｂ

22. ねじにゆるみがある。

Ｄ

23. 変色、硬化、又はひび割れがみられる。または、破損している。

Ｂ

24. 分岐回路の絶縁抵抗が 0.2MΩ未満（150Ｖ超過）、又は 0.1MΩ未満（150V 以下)である｡

Ｂ

25. 照明器具単体（電源一括と非充電金属部間）の絶縁抵抗が 30ＭΩ未満である。

Ａ

26. こげくさい臭いがする。

Ａ

27. 発煙、又は油漏れ跡がある。

Ａ

1. ランプを交換しても正常に点灯しないものがある｡

Ｂ

2. ランプを交換しても他のランプより極端に暗いものがある｡

Ｄ

3. ランプの寿命が以前より短くなったり、黒化が早くなっている。

Ｄ

4. 短時間で点灯不能となる。

Ｄ

5. 指定外のランプを使用している。

Ｂ

1. 熱による変色が見られる。

Ｂ

2. さびの発生が見られる。

Ｂ

3. 内部の充填物などが流出している。

Ｂ

4. 変形、又は破損が見られる。

Ｂ

5. 硬化、又は変色が見られる。

Ｂ

6. ひび割れ、又は心線露出が見られる。

Ｂ

7. 安定器単体（電源一括と非充電金属部間）の絶縁抵抗が 30ＭΩ未満である。

Ｂ

1. ４年以上使用している。（1P 形(一般形)）

Ｂ

2. ８年以上使用している。（1L 形、2 形、3 形(長寿命形)）

Ｂ

3. 透光性カバーなど、表面に異常発熱、焼けた形跡、クラック、又は変形がある。

Ｂ

4. 昼間に点灯している。または、夜間もしくは遮光袋で覆っても点灯しない。

Ｂ

5. 内部に浸水した形跡がある。

Ｂ

6. 口出線に変色、硬化、ひび割れ、心線露出などがある。

Ｂ

7. 取り付け姿勢が正常でない。

Ｃ

具体的処置
照明器具の劣化がすすみ、危険な状態になっています。
事故防止のためすぐに使用を中止し、新しい照明器具にお取り替えください。
部品の一部の劣化がすすみ、危険な状態になっています。
部品交換をしてください。（複数個ある場合は、新しい照明器具への取り替えをお勧めします。）
照明器具が使用環境に適しておらず、危険な状態になっています。
事故防止のため使用を中止し、使用環境に適した照明器具にお取り替えください。
照明器具の劣化がすすみ、危険な状態に至る可能性があります。
今後は 1 年に 1 度、安全チェックシート（詳細版）による点検を実施してください。

該当する個数（）個（）個（）個（）個

分類及び安全点検項目の説明a) 使用状況・環境 使用期間 1
照明器具の適正交換目安は、累積点灯時間 30,000 時間（約 10 年：1 日 10 時間、1 年に 300 日点灯とする。
）です。累積点灯時間 30,000 時間を過ぎた照明器具は、外観だけでは判断できない劣化が進んでいます。例えば、照明器具内の安定器が絶縁劣化によって発煙する事故や、コイルの異常発熱による断線、コンデンサケースの破損など、様々なケースが報告されています。累積点灯時間 30,000 時間を超えた器具は、1 年に 1 度、安全チェックシート（詳細版）による点検を実施してください。
（図 1 及び表 1 参照）なお、電源電圧、周囲温度などの使用条件により照明器具の寿命が短くなることがあります。

図 1 照明器具の累積故障率

表 1 適正交換時期の目安
注記 図 1 及び表 1 は、JIS C 8105-1（照明器具-第 1 部：安全性要求事項通則）による。
b) 使用状況・環境 使用期間 2
電気絶縁材料は、使用するに従って化学的劣化を生ずるので、電気用品安全法では、その限界を 40,000 時間（約 15年）と規定しています。累積点灯時間 40,000 時間を超えた照明器具は、事故防止のためすぐに使用を中止し、新しい照明器具にお取り替えください。
c) 使用状況・環境 特殊環境 3～11
照明器具設置当時と使用環境が変わっている場合があります。そのような場合には、使用環境に適した照明器具にお取り替えください。

d) 器具本体・部品 灯体 3
照明器具塗装面の塗膜剥離、又は腐食が著しい場合は、照明器具、又は部品の落下の原因になります。安全のため、新しい器具にお取り替えください。
e) 器具本体・部品 電気的特性 24
電線相互間及び電路と大地との間の絶縁抵抗は、引込口装置、幹線用もしくは分岐用に施設する開閉器、又は過電流遮断器で区切ることのできる電路ごとに、0.2 MΩ 未満（対地電圧 150V 超過）、又は 0.1 MΩ 未満（対地電圧 150V 以下）の場合は、絶縁性能が不十分です。事故防止のため、修理、部品交換、又は新しい照明器具にお取り替えください。
注記 内線規程 低圧電路の絶縁性能 による。
f) 器具本体・部品 電気的特性 25電源の両端子を一括したものと、人が触れるおそれのある非充電金属部との間の抵抗値を絶縁抵抗計で測定してください。なお、非充電金属部へ接続するときは、接地端子など塗装によって絶縁されていない部分に接続してください。
修理しても絶縁抵抗が 30 MΩ 未満の場合は、照明器具の絶縁性能が不十分です。事故防止のためすぐに使用を中止し、新しい照明器具にお取り替えください。
注記 JIS C 8105-3（照明器具-第 3 部：性能要求事項通則）受渡検査の絶縁抵抗試験 による。
g) 器具本体・部品 その他 26
照明器具からこげくさい臭いがする場合は、外観、又は電気特性だけでは判断できない劣化が進んでいる可能性があります。事故防止のためすぐに使用を中止し、新しい照明器具にお取り替えください。
h) 器具本体・部品 その他 27
照明器具に発煙、又は油漏れ跡がある場合は、外観、又は電気特性だけでは判断できない器具の劣化が進んでいる可能性があります。事故防止のためすぐに使用を中止し、新しい照明器具にお取り替えください。
i) 安定器・インバータ 電気的特性 5
充電部を一括したものと非充電金属部との間、及び巻線相互間の冷間絶縁抵抗の値が 30 MΩ 未満の場合は、絶縁抵抗性能が不十分です。事故防止のため新しい安定器・インバータにお取り替えください。
注記 JIS C 8110（高圧水銀灯安定器及び低圧ナトリウム灯安定器）絶縁抵抗試験 による。
j) 光電式自動点滅器 使用期間 1、 2
光電式自動点滅器（PC スイッチ）は、使用中に動作特性（点灯照度及び消灯照度）が変化します。特にバイメタル式で受光素子に CdS を使用している 1P 形（一般形）は、一般的に変化率が大きく、使用年数とともに動作照度が除々に上昇する傾向にあり、更に継続して使用すると、動作特性がますます変化し、相当明るくなっても消灯しなくなる場合があります。また、接点の消耗などによって開閉接点が溶着し、全く消灯しなくなる場合もあります。これらの動作特性の変化は、現在の技術では避けられないものであり、定期的な点検及び交換が求められます。製造業者が行った、多数の PC スイッチについての点滅耐久動作試験の結果、一般の場所で使用した場合の適正交換時期は、おおむね表 2 のとおりです。

表 2 光電式自動点滅器の適正交換時期
注記 JIS C 8369（光電式自動点滅器）附属書 1 による。
診断の記録
名称
診断場所

診断対象器具

温度℃

電源電圧

Ｖ

湿度％ＲＨ

点灯時間

時間／日

器具形式

台数

台

安定器形式

使用期間

設置年月日

診断メモ

年月日

診断年月日

年年ヶ月
月

診断担当者

⼀般社団法⼈ ⽇本照明⼯業会〒110-0016 東京都台東区台東 4-11-4
三井住友銀行御徒町ビル 8F
Tel: 03-6803-0501

FAX: 03-6803-0064: 03-3833-8455
URL http://www.jlma.or.jp日