通信確認サービス
持ち運びやすく、バッテリー駆動のため、簡単に通信強度の確認可能。

Carbon Neutral Catalog

脱 炭素対策総合カタログ
脱 炭 素 対 策は詳 細の電力監 視から多数の課題解決事例を紹介

CO2● https://energy-measuring.jp/case-tag/lora/

センサコラボハカルプラスLoRa無線機特設ページへ都度追加中！
● https://energy-measuring.jp/lora-rcm/

電力計測・監視でCO₂排出量の簡単見える化！
削減対象を特定し、省エネ支援機器で電力使用量を低減！
大阪〒532-0027 大阪市淀川区田川3-5-11
TEL:06-6300-2112 FAX:06-6308-7766

東京〒166-0004 東京都杉並区阿佐谷南3-12-9
TEL:03-3392-6311 FAX:03-3392-7151

東北〒982-0032 宮城県仙台市太白区富沢3-8-41

www.hakaru.jp
特設サイト
電力計測ソリューション

TEL:022-355-7450 FAX:022-243-1940
札幌● 商品のデザイン・仕様・価格は予告なく変更する場合がございます。

5km飛ぶLoRa無線機を使ってシンプルで安価なシステム構築可能！

〒060-0032 北海道札幌市中央区北二条東2-1
TEL:011-221-1640 FAX:011-221-1641

2024.04 第3版

課題解決事例付！

はかる技術とつながる技術を発展 させ、企業活動・社会生活をささえる新たな価値をつくりだす。

カーボンニュートラル対応
2020 年、日本政府は、「2050 年を目途に温室効果ガスの排出量を全体としてゼロにする」という脱炭素社会の実現を宣言しました。
森林のCO2吸収

CO 2排出CO2の量を減らす

ハカルプラスは、1916 年の創業以来、「世の中に役立つものをつくる」経営理念と、はかる技術を原点に、社会のニーズに応える製品・サービスを提供しながら事業展開を図ってまいりました。

森林等が吸収するCO2除去するCO2

わたしたちが排出しているCO21916 創業 電気計測器の国産化製造を開始。
1936 陸・海軍の艦船 ( 戦艦大和 等 )、航空機に使用する計測器を多く生産。

実質排出量ゼロ

1948 戦後の復興需要に応える計測器を製造し、全電力会社に電気計測器を多数納入。

CO 2 の実質排出ゼロ実現のための 4つのステップ

1999 LED 式マルチメータを開発。
2016 100 周年を機に社名をハカルプラス株式会社に変更。

まずは2022 コーポレート SDGs を策定。

「1. 排出量を正しく把握する」＝見える化をすることが必要です。

1 排出量を正しく把握する

STEP

見える化を行うことで、次のアクションをどう進めるべきかハカルプラスの技術・製品・サービス・事業を開発・提供し続けることで、方針を立てることができます。

人手不足や地球の資源課題を解決し、持続可能な社会づくりに貢献します。

コアSDGs● 電力計測機器、省エネ支援機器の拡販によるSTEP

2 排出を減らす

STEP

3 回収する

STEP

4 相殺する本カタログではこの２つのステップに貢献できる製品を紹介しています。

脱炭素社会への貢献● データ収集システムの拡販による人手不足の解消

これらの製品を通じて、お客様のカーボンニュートラルの実現に貢献いたします。

製品マップ

空調機制御装置・子機

脱炭素 目的別インデックス

TDD2EP-R

空調設備

脱炭素に貢献する製品が工場・施設のどこで使われているかをご紹介します。

P.16

空調制御装置親機からの信号を受け、室外機に制御信号を出力する装置です。

電子式マルチメータ

工場全体の電力量を知りたいなら P.5 へ

P.13

XM2-110電流、電圧、などの電力諸要素を計測し、受電室内の電力監視を行います。漏電計測も可能なタイプもあります。

自動力率調整器

P.14

XPFC-144

分電盤ごとの電力量を知りたいなら P.7 へ受電設備
受電室／変電室

電力用コンデンサを自動的に制御し、力率を改善する機器です。
力率を改善することで電気料金の割引を受けられます。

LoRa無線機
HLR-RS485

XM2やTWPMなど電力計測機のデータをIoTゲートウェイに送 信するユニットです。

工場
分電盤
デマンド監視装置

P.16

電力量変換器CSA-109-T

ビルや工場全体の契約電力（デマンド値）を監視し、電気の使い過ぎをお知らせします。

空調機制御装置・親機

電 力 要 素を細 かく監 視 、クランプ C T で 取 付 も 簡 単！

03

P.15

電灯又は動力回路の電力要素

電気代を削減したいなら P.11 へを計測するユニットです。LoRa
無線や有線を使うことで電力監視が可能になります。

P.16

事務所棟

デ マンド監 視 装 置 からの 警 報
信 号 に 連 動し、室 外 機 を 制 御する信号を子機に送信します。

HLT-P1C4

複数拠点の電力監視をしたいなら P.9 へ

TWPM/TWP5M

制御盤

TDD8EP-T

LTE-M対応
電力量パルス/接点計測ユニット

P.17

P.21

デマンド表示器CSA-109-D2

ビル・工場全体の電力使用状況を見える化します。契約電力を超えそうな場合、表示・音声でお知らせします。

P.16

IoTゲートウェイ
HLR-GW

電 力 計 測 機 器 な ど の 機 器 からデータを収集し、見える化します。

P.17

LTEゲートウェイ
MMLink-GWL

P.9

課題解決事例
P.25-26 へIoTゲートウェイで収集したデータをLTE通信でクラウドに送信します。

04

受配電盤単位の電力監視［主な機能］

キュービクル単位の電力計測を行うことで、工場全体レベルの電力監視が実現できます！

豊富な計測要素！

受電設備の異常信号も同時取得！

CO 2 換算に必要な積算電力量だけでなく、電流や電圧などの電力諸変圧器温度異常警報や、ブレーカトリップ警報など受電盤内の異常要素を計測可能です。日次点検で必要なデータも記録できるため、状態を監視することができます。

効率的な検針業務を実現できます。

事務所

Ethernet

IoTゲートウェイ
HLR-GW

PC

力率改善で、省エネや設備の長寿命化に貢献！

電圧VT

漏れ電流（Io,Ior）の常時監視が可能！

自動力率調整器は、設備の進相コンデンサの投入・遮断を自動的に機器や配線の劣化により漏れ電流が発生します。
それを放置しておくと、制御する機器です。力率の改善により負荷電流が小さくなり、変圧器や感電や火災の原因となります。漏れ電流を常時監視することで、事故配電線等による電力損失が軽減することで、電気料金の削減や効果的な防止に貢献します。

省エネが実現します。

CT

漏電発生！

1%割引
自動力率調整器
XPFC-144

電子式マルチメータ
XM2-110接点信号変換器
TWP8C

LoRa無線機
HLR-RS485

ZCT

1%割増
70%

85%

100%

長距離無線で、トータルコストを低減！

TR

電流

TR

電流CT

CT

既設メータに後付設置

見 通し5 k m 通 信 可 能なL o R a 無 線 機を使うことで、事 務 所から受通信出力付のメータが無い場合でも、既設メータのCT2次側に電配電盤が離れていたり、分散している場合でも、コストを抑えながらシステ

力量計を後付けすることで、電力監視が可能です。

ム構築が可能です。
5ACT

電流

CT
電圧

電圧

XM2-110-6

モーター

Modbus通信

TR

漏電

電圧

LoRa無線

LoRa無線機
HLR-A4C4IoTゲートウェイ
HLR-GW

既設メータ

［設置例］
主な機器と標準価格
機能

標準タイプ

XM2-110-9シリーズ

電力諸要素を計測する

90,000円〜

絶縁計測タイプ

XM2-110-6シリーズ

漏れ電流含む電力要素を計測する

90,000円〜

自動力率調整器

XPFC-144

力率を自動調整する

140,000円〜

接点信号変換器

TWP8C

異常信号を取得用

160,000円〜

IoTゲートウェイ

HLR-GW

データ収集、モニタリング用

200,000円

HLR-RS485

各電力メータのデータ送信用

50,000円

電子式マルチメータ

LoRa無線機05

標準価格(税別)

型式

品名06

分電盤・装置単位の電力監視［主な機能］
ラインや設備単位で改善点を見つける！

分電盤・装置ごとに計測することで、より詳細な電力監視が可能です！

事務所

1回路用・5回路用のラインナップを用意！

より効果的な省エネを行うためには、生産ラインや設備単位での細かなハカルプラスの電力量計TWPシリーズは、1回路計測用と5回路計測用電力監視が必要です。ハカルプラスでは、後付けが簡単な電力量計をの2種類をラインナップしております。

ご用意しております。

分電盤に複数の装置がある場合、5回路用を選定すれば、計測器1台で最大5台分のそれぞれの電力量を計測可能です。

工場

Ethernet

設備A
IoTゲートウェイ
HLR-GW
TR

設備B

設備C

1回路用
TWPM

設備D

5回路用
TWP5M

PC

エア流量や吐出圧力なども監視！

TR

停電工事なし！簡易電力計測

LoRa無線機 HLR-A4C4を使うことで、電力要素だけでなく、
コンプ分電盤内のブレーカーに電流センサを装着するだけで、簡易的に電力レッサーの吐出圧力やエア流量（エア漏れ監視）もデータ収集可能です。

量を計測できます。電流センサは分割式のため、停電作業は不要です。
L o R a 無 線 機と組み合わせることで、電力量デ ータも簡 単に収 集・電圧モニタリング可能です。
圧力・流量 等CT

CT

電流

MPa

電流

電圧

電力量変換器
TWPM

電力量変換器（5回路） LoRa無線機 多機能モデル
TWP5M
HLR-A4C4

ユーティリティ設備※AC100V電源は必要です。

エネモニロガー

Modbus通信

生産設備

kWh

LoRa無線だけでなく、有線対応のソフトウェアもご用意しております。
フロアごとの電力量グラフ表示だけでなく、解析ツールや帳票機能などお使いいただけます。

必要な機器と標準価格

RS-485型式

品名
電力量変換器

1回路計測タイプ
5回路計測タイプIoTゲートウェイ
LoRa無線機

多機能モデル

主な機能

標準価格(税別)

TWPM

電力諸要素を計測する

60,000円※

TWPM-E

簡易的に電力量を計測する

30,000円※

TWP5M

電力諸要素を5回路分計測する

150,000円※

HLR-GW

データ収集・モニタリング用200,000円

HLR-A4C4

アナログ信号・接点信号をIoTゲートウェイに送信する

90,000円

変換器

Ethernet

PC※CTとCT延長ケーブルが別途必要です。

クランプCT（電流センサ）
・CT延長ケーブル型式仕様

標準価格（税別）

CTL-10-CLS35

5A

6,000円CTL-16-CLS34

12,000円
12,000円

CTL-24-CLS17300A

15,000円

CTL-36-CLS10500A

18,000円

CTT-36-CLS

600A

オープン

CT専用延長ケーブル

0780A
120A

1.5m

2,000円5m4,000円

10m6,000円

［設置例］

08

クラウド電力監視システム

ハカルプラスクラウド

3 つの 特長

複数拠点の電力監視を一括監視可能！API連携で他サービスとの連携もリリース予定。

主な機能・使用電力量モニタリング
・複合・比較グラフ
・各種データCSV出力・電力量帳票作成（日報/月報/年報）
・デマンド監視/警報メール

本社で一括モニタリング！
PC本社● 全国複数工場・施設の電力データを本社で遠隔監視● 複数工場・施設の任意データを抽出・比較可能● LTE通信は閉域網を経由するため、セキュアな通信を確保

店舗・スーパードラッグストアなど

リリース予定API連携

LTE-M
LTE-M対応
電力量パルス/接点
計測ユニットHLT-P1C4

他社クラウドサービス

LTELTE

工場

ビル・学校
施設など
LTEゲートウェイ

複数拠点のデータをグラフで比較

LTEゲートウェイ

各工場の電力データを本社で一元管理可能です。

IoTゲートウェイ

各工場の表示したいデータを自由にレイアウト可能です。

工場A
データ

IoTゲートウェイ
LoRa無線

ピックアップボードで自由にレイアウト

工場B
データ

LoRa無線
全てのデータを閲覧可能

LoRa無線機

LoRa無線機

LoRa無線機

工場A

LoRa無線機

CSVダウンロード
マルチメータ09

電力量変換器LoRa無線機

マルチメータ

電力量変換器LoRa無線機

各工場のデータを選択して、CSV形式でダウンロード可能です。

工場B

本社

閲覧制限機能拠点別に閲覧制限可能です。

10

デマンド監視・空調機制御システム［主な機能］
工場・ビル全体の電気の使い過ぎを監視！

工場の使用電力を監視し、空調機自動制御で電気の使い過ぎを制御！

事務所

電力線搬送（PLC）、LoRa無線で安価に導入！

１日のうち１度でも契 約 電 力（ デマンド値 ）を超 過 すると、向こうデマンド表示器を使えば、デマンド監視装置で計測しているリアル

１年間は、その値が基本料金に反映されます。

タイムのデマンド値の推移をモニタリングできます。

デマンド監 視 装 置 を導 入 することで、電 気 の 使 い 過ぎを予 測し、通信はEthernetのほか、電力線搬送（PLC）やLoRa無線でも可能

使い過ぎているときにお知らせします！

です。配線工事費を低減し、安価にシステム構築できます。

積層表示灯

デマンド表示器CSA-109-D2

PLC

接点出力

既設電灯線室外機を自動制御することで、楽々削減！
電力線搬送（PLC）
or
LoRa無線

LoRa無線機

２つのモードで、常に省エネ！

空調機制御システムを併用することで、電気の使い過ぎをお知らせする

警報連動制御モードの他、常にどこかの空調機を制御する間欠運転のと同時に、室外機を自動で制御し、節電することが可能です。

モードがあります。
この２つのモードを併用することで、常に空調機を従来、手作業で行っていた節電対応を自動化することで、手間をかけずに制御でき、節電効果が向上します。

省エネできます。
VCT

デマンド監視装置
CSA-109-T
取引用電力量計
警報連動制御空調機制御装置・親機
TDD8EP-T

間欠制御

ソフトウェアデマンド監視装置をEthernetで社内ネットワークに接続することで、TR

どのパソコンからもリアルタイムでデマンド値を監視可能！

電力線搬送（PLC）
or
LoRa無線TR

空調機制御装置・子機
TDD2EP-R

室外機

デマンド基板［設置例］
必要な機器と標準価格

11

品名

型式

主な機能

標準価格(税別)

デマンド監視装置

CSA-109-T

ビル・工場全体の平均使用電力を監視する装置

200,000円

デマンド表示器CSA-109-D2

電力使用状況を見える化する装置

200,000円

空調機制御装置 親機

TDD8EP-T

空調制御信号を子機に伝える装置

200,000円

空調機制御装置 子機

TDD2EP-R

室外機の制御基板に制御出力を行う装置

35,000円

123分でわかる
紹介動画 公開中！

電子式マルチメータ
XM2-110 シリーズ

3分でわかる紹介動画 公開中！

自動力率調整器
XPFC-144 シリーズ
力率改善で、電気料金が割引に！

電気の使用状況を計測し、表示！

● 最適な力率に自動制御！ 力率割引で電気料金低減が可能● 電流、電圧、電力などの電力諸要素を 計測・表示● 検相機能で電圧の相順やCTの方向を確認

力率85%

力率90%
（力率割引5%）

約６0 万円

約 55 万円

1ヵ月あたり約 5 万円、12か月で約 60 万円の基本料金削減効果！

● バックライトを現場に合わせて4色から選択可能【計算条件 関西電力、高圧電力BS、契約電力300kW、基本料金1897.5円（1kWあたり 2022年6月時点）】● 200種以上の実績を持つ特殊対応● 高調波計測機能付！異常発生時、強制遮断で● オプションのPCソフトで短時間で簡単に設定可能

コンデンサ・リアクトルの破損を防止● コンデンサの累計投入時間の表示で、交換時期の管理が簡単

種類と価格

種類と価格

型名

用途

XM2-110-9シリーズ

電力諸要素を計測

XM2-110-6シリーズ

漏れ電流含む電力要素を計測

電流入力定格

電圧入力定格相線式

90,000円〜

単相2線式
単相3線式
三相3線式
※1

AC110-220V

5A

50/60Hz

1A

型名

標準価格(税別)※1

相線式

コンデンサの投入量を自動的に制御

三相3線式

XPFC-144-2（2回路）
XPFC-144-3（3回路）

90,000円〜

用途

電圧入力定格

電流入力定格AC110-220V

5A

50/60Hz

1A

XPFC-144-6（6回路）

標準価格(税別)
140,000円
160,000円
190,000円

オプションの有無などにより価格が変動します。詳細はカタログのオーダーフォームを参照ください。

主な仕様

主な仕様と制御方式
計測項目

電流

0.5%

電圧

0.5%
電力 ： 0.5%

有効電力/有効電力量

オプション内容精度

電力量： 2.0%（定格5〜120%、力率=1)

DC4〜20mA

アナログ出力信号種類

無効電力 ： 0.5%
無効電力/無効電力量

無効電力量： 2.5%（定格5〜120%、力率=0)2.5%（定格20〜120%、力率0.866）
3.0%（定格10%、力率0.866）

力率

2.0%

周波数

0.5%

デマンド電流/最大デマンド電流

0.5%デマンド電力/最大デマンド電力

0.5%

高調波電流

2.5%

高調波電圧

2.5%

Io

10.0%

Ior

10.0%

パルス出力

警報出力

備考

0.5%

サイクリック制御

各コンデンサ回路の開閉回数を均一化して制御

電圧0.5%

最適化制御

目標力率内に収まるようにコンデンサを選んで投入/遮断

DC0〜10V

有効電力0.5%

優先順位制御各コンデンサの投入/遮断に優先順位をつけて制御DC1〜5V

無効電力

0.5%

皮相電力
（XPFC-144-6のみ）

0.5%

4点/６点（DC4〜20mAのみ）

力率

2.0%

高調波警報出力

接点容量

AC/DC110V 0.1A（抵抗負荷）

高調波総合電圧実効値

0.5%

アナログ出力コンデンサ動作アンサー入力

出力点数

1点/2点

高調波総合電圧歪み率

0.5%

出力接点

無電圧a接点

高調波総合電流実効値

0.5%

出力点数

1点/2点

高調波総合電流歪み率

2.5%+netプロトコル

Modbus
CC-Link
標準（アンバー）

バックライトコンデンサ制御方式

出力点数

RS-485通信

電流（A電流、H電流）精度

DC0〜1mA

DC0〜5V

2.5%（定格10〜120%、力率=0.5）

計測項目

項目

5次換算高調波電圧実効値

2.5%

5次換算高調波電流実効値

2.5%

5次換算高調波電圧歪み率

2.5%

5次換算高調波電流歪み率

2.5%オプション内容

備考高調波電流出力

1A/5A

DC4〜20mA 出力※XPFC-144-6（6回路）
のみ ※仕様詳細は仕様書を参照ください。

橙緑
白※仕様詳細は仕様書を参照ください。

1314電力量変換器
TWP シリーズ

デマンド監視装置
空調機制御装置

電力要素を細かく監視、クランプ CT で取付も簡単！

デマンド監視と空調機制御で電気代を削減！

3分でわかる紹介動画 公開中！

● 計測したデマンド電力から予測し、契約値を超えそうになると警報を出力● 電流、電圧、電力など各種電力要素を計測● 計測したデマンド電力をグラフ化・帳票化し、簡単に運用可能● コンパクトサイズで、DINレール取付が可能

クランプCT接続にも対応し、設置・接続も簡単● 電力状況を余裕・注意・警戒・限界の4段階で● LoRa無線機との組み合わせて後付け電力監視に最適

モニタリング● デマンド監視システムと組み合わせることで空調室外機を自動制御● 空調機の出力を制御するため快適な状態を種類と価格
型名
TWPM
TWPS

用途

1回路計測タイプ

電圧入力定格5回路計測タイプ

標準価格(税別)

電力要素を計測

110V

5A、120A、電力、電力量を計測

220V

300A、500A、600A

最大5回路の電力要素を計測

220V

110V
TWP5M

CTの種類

440V
TWPM-E

簡易的に電力量を計測

TWPP

パルスを取得し電力量等をカウント

TWP8C

最大8点のパルス・接点をカウント

ーー

60,000円※

5A、80A、120A、300A、500A、600A
5A、100A、300A、600A

50,000円

項目150,000円※

電流

1%
1%

有効電力/有効電力量

30,000円※

品名

型式

主な機能

標準価格(税別)

50,000円

デマンド監視装置

CSA-109-T

ビル・工場全体の平均使用電力を監視する装置

200,000円

150,000円

デマンド表示器CSA-109-D2

電力使用状況を見える化する装置

200,000円

空調機制御装置 親機

TDD8EP-T

空調制御信号を子機に伝える装置

200,000円

空調機制御装置 子機

TDD2EP-R

室外機の制御基板に制御出力を行う装置

パルス取得用センサ・専用延長ケーブル型式

仕様

標準価格(税別)

電力 ： 1%

CT-S1

パルス取得用センサ 4mケーブル付

8,000円

CT-L1

長距離用パルス取得用センサ ※ケーブル別途

20,000円

CB62

無効電力 ： 1%35,000円※仕様詳細は仕様書を参照ください。

電力量： 2.0%（定格5〜120%、力率=1)
2.5%（定格10〜120%、力率=0.5）

長距離用パルス取得センサ専用ケーブル
ケーブル長指定：最長100m

5,000円〜

無効電力量： 2.5%（定格5〜120%、力率=0)

無効電力/無効電力量

2.5%（定格20〜120%、力率0.866）
3.0%（定格10%、力率0.866）

力率

3.0%

周波数

0.5%

デマンド電流/最大デマンド電流

1.0%

デマンド電力/最大デマンド電力

通信

種類と価格

備考

電圧

パルス出力※● 複数メーカーの空調機制御が1台の親機で可能※※CTとCT延長ケーブルが別途必要です。

主な仕様

維持しつつ電気代を削減

接点容量空調制御装置用オプション
型式
TPS-13PC接続ケーブル仕様

標準価格(税別)

空調制御装置設定ソフト

100,000円

RS-232C接続

10,000円

1.0%
AC/DC110V 0.1A（抵抗負荷）

出力点数

1点

RS-485+netプロトコル

Modbus※型式選定による。Modbusと併用不可。 ※仕様詳細は仕様書を参照ください。

1516

3分でわかる
紹介動画 公開中！

LoRa 無線機

こんなことも可能です！ LoRa無 線 機を使った脱 炭素対 策
1. 簡易的な電力監視のケース

HLR シリーズ

簡易型電力量変換器 TWPM-E は電力量の簡易監視に最適です。
電圧の配線工事は不要のため、受電設備の停電工事なしに導入できます。
（電圧・力率は設定にて入力）

長距離無線で様々なデータ（アナログ信号/接点信号/RS-485通信）を自動収集・見える化！

5km● 見通し5kmの長距離通信が可能

受電設備

飛びます

事務所

CT（電流）

配線工事不要で低コスト

簡易計測不要

1セット29万円から導入可能

Ethernet

Modbus

配線（電圧）● 測定点1点からのスモールスタート可能

LoRa無線

RS-485

TWPM-E

LoRa無線機

IoTゲートウェイ

最大 31 台

最大50台まで、その都度追加導入可能● 月額利用料0円！クラウド不使用

PC

最大 50ヶ所

システムはローカルで完結
2. 他社製 電力量変換器と連携させるケース

種類と価格
型式
HLR-GW
HLR-GW（オプション）

主な機能

アナログ信号

Modbus(RS485)

200,000円

他社製電力量変換器データ収集

̶300,000円●

HLR-A8●アナログ信号・接点信号・RS-485通信をLoRa無線でGWに送信する●●

HLR-RS485
HLR-RPT-A
ルーフトップアンテナ 5m
ルーフトップアンテナ 10m

標準価格(税別)

̶HLR-A4C4HLR-C8-IN

接点信号

LoRa無線でデータを記録・見える化する

HLR-GWとLoRa無線機子機を中継する●90,000円●75,000円●70,000円●50,000円

̶90,000円
22,000円

̶

アンテナを延長し、通信感度を改善する

電力量の監視だけで良い場合、既存の電力量変換器を流用し、LoRa無線機と連携できます。
他社製の電力量変換器を多数使用されている工場様におすすめです。

LoRa無線機を追加するだけで、自動データ収集可能！

受電設備
既設CT（電流）RS-48524,000円

LoRa無線

LoRa無線機

電力量変換器HLR-GW（親機）
プラットフォーム
RAM

Armadillo-IoT ゲートウェイ G3

QSPI NOR型フラッシュメモリ：8MByte

インターフェイス
端子形状

電源

入力仕様

入力定格

DC0〜20mA
DC0〜10V

入力点数

4点・8点

入力仕様

無電圧a接点

入力点数

4点・8点

USB 2.0 Host (High Speed)

有線ModbusUSB Type A

電源

AC100〜200V

専用ACアダプタ

KM-N1、KM50-E
AKW2010GB、KW1M

三菱

EMU4-HM1、BM1※データ収集項目は電力量のみです。
電流・電圧など電力要素全てをデータ収集したい
場合は、当社製TWPMをご使用ください。

PC

3. 電力データ以外のエア流量や圧力、液体流量も監視するケース
LoRa無線機は、電力データ以外にもセンサからのアナログ信号や接点信号を合わせて無線データ収集・モニタリング可能です。
例）流量計から出力されるパルス信号や、温度センサや圧力センサから出力されるアナログ信号 など

現場

920MHz

変調方式

LoRa変調（スペクトラム拡散）

通信方式

独自プロトコル通信
約537bps

アナログ信号圧力センサ※仕様詳細は仕様書を参照ください。

CT（電流）

周波数

最大転送速度

接点入力

搭載（無線LANは非搭載）

無線仕様

17

アナログ入力eMMC：約3.8GByte

LAN(Ethernet)

OMRON
Panasonic

LoRa無線機（子機）

DDR3L：1GByte

ROM

USB

IoTゲートウェイ※オプション機能となります。

主な仕様

対応機種

※その他の機種でも機種名を教えていただければ、対応可能かどうか判断いたします。
（RS-485 Modbus出力付きが条件です。）

Modbus

配線（電圧）

メーカー

RS-485

LoRa無線

Modbus

配線（電圧）

Ethernet

LoRa無線機

電力量変換器
TWPM
流量計

事務所

接点信号

IoTゲートウェイ

PC

約3125bps

最大送信電力20mW（＋13dBm）

最大通信距離見通し約5km

最大 50ヶ所
18

IoTゲートウェイ

モニタリングソフト

i-Clip Viewer

IoTゲートウェイに内蔵されているソフトです。

●

パソコンとつなぐだけで簡単にモニタリング可能です。別途ソフト代はかかりません。

●

表示画面はExcelで作成できるため、お客様自身で画面レイアウトを変更可能です。

●

フロアマップ表示やグラフ表示など様々な画面作成が可能です。

［主な機能］

LoRa無線機で収集したデータをモニターに表示し、関係部署と共有できます。

i-Clip Viewer

Ethernet

IoTゲートウェイ

HDMI

プレーヤーPC

モニター

プレーヤーPC

電力要素モニタリング
電力要素全てをモニタリングできます。

比較グラフ

帳票カスタマイズ

1 つのデータを期間別に比較できます。（最大 3 期間）●

標準搭載の簡単な帳票機能だけではなく、専用帳票に展開したいお客様向けにカスタマイズも可能です。

夏・冬の電力の比較などに使用できます。

●

帳票作成ソフトにて、帳票の仕様や施設・機器の名称をお客様に合わせてカスタマイズし、日報・月報を簡単に出力できます。

●

CSVデータの編集が手間だという方におすすめです。

CSV
IoTゲートウェイ

複合グラフ
最大10本のグラフを複合グラフとして表示可能です。

CSVダウンロード
蓄積されたデータをCSV形式でダウンロード可能です。

各データの相関関数を可視化できます。

電力量帳票

CO2排出量 換算機能

昼間時間・夜間時間を設定し、電力量帳票（日報・月報・年報）をCO 2排出係数を設定するだけで、収集した電力量データから作成できます。
（CSVダウンロード可能）

CO 2排出量を換算できます。
パルス出力されるセンサにも対応可能です。
（ガス、液体流量など）

19PC

帳票出力

弊社内での電力監視事例●

キュービクルにLoRa無線機を設置し、事務所のゲートウェイで自動データ収集を行っています。

●

事務所に設置されたディスプレイでリアルタイムにモニタリングを実施し、社員の意識を高めています。

電力量の見える化を詳細に実施。
異常発生時は管理者にメールで通知し、即時対応。
ピーク電力量を見える化し、翌年の省エネ目標設定に活用。

電力監視

現状把握

目標設定

省エネ活動

20

LTE-M対応 電力量パルス/接点計測ユニット
HLT-P1C4

ハカルプラスクラウド

モニタリングソフト［主な機能］

電力要素を細かく監視、クランプ CT で取付も簡単！

● 全国複数工場・施設の電力データを本社で遠隔監視● 複数工場・施設の任意データを抽出・比較可能
デマンド監視● LTE通信は閉域網を経由するため、セキュアな通信を確保

30分間のデマンド状態を表示します。予測電力が目標電力を超える

電力量表示
電力量データを時系列グラフで表示することが可能です。

場合はアラートを発報します。

種類と価格
品名

型式

主な機能

標準価格(税別)

LTE-M通信付電力量・接点監視ユニット

HLT-P1C4

電力量計測やデマンド・設備の異常を監視し、通知する

70,000円

主な仕様
項目入力通信

帳票出力

接点信号が入力された場合、入力に合わせた警報メールを発報する

電力量やデマンド値を帳票出力することが可能です。
日報・月報・年報ことが可能です。

を出力できます。

型式
電力量パルス1点：専用CT/無電圧パルスまたはオープンコレクタ
接点4点：無電圧接点・オープンコレクタ
LTE-M（クラウド）/

USB（メンテナンス用）

通信周期

1・6・12時間・1・5・7・10日（クラウドデータ送信）

記録周期

1分

電源

異常監視

主な機能

・30分デマンド電力・電力量・デマンド電力推移グラフ
・デマンド電力・電力量帳票機能（日報・月報・年報）
・デマンド警報メール通知（警報時：5分毎・時限完了まで）
・接点イベント履歴・イベントメール通知

AC100V（ACアダプター）または 専用電池

異常履歴
デマンド状態や設備の異常信号などこれまでの異常履歴を確認できます。

2122

ハカルプラスクラウド

ハカルプラスクラウド

モニタリングソフト［主な機能］● 全国複数工場・施設の電力データを本社で遠隔監視● 複数工場・施設の任意データを抽出・比較可能● LTE通信は閉域網を経由するため、セキュアな通信を確保

ピックアップボード

複数拠点比較

温度や電力量、設備状態などを好きなレイアウトで表示することが可

複数拠点に設置したデバイスで収集したデータを一括監視できます。

能です。最大10画面を登録でき、部署別に切り替えることも可能です。

拠点別の電力量や CO2 排出量の比較や、生産設備の異常監視など様々なシーンで使えます。

種類と価格
製品・サービス名

主な用途

初期費用

システム利用料

ハカルプラスクラウド

拠点の設備・環境データを収集し、遠隔からリアルタイムに監視・分析する

20,000円〜

お問い合わせください

製品別マトリクス

警報メール発報

お客様の課題に適した製品を見つけることができます閾値を超過した場合に警報メールを発報することが可能です。デバ

おすすめの使用シーン

温度や流量、設備毎の電力量など様々なデータを計測したい

デマンド監視や、設備全体の電力量を把握したい

警報名称変更閾値超過した場合の表示内容を自由に変更できます。

イス側で閾値超過を判断し、発報するため、すぐに異常に気付くこ
現場や設備の様子を画像で把握したいとができます。

異常発生時に警報メールを初報したい

中小店舗、設備
スーパーやドラッグストア

中規模施設

HLT-PIC4

工場やビルなど

大規模施設
鉄鋼プラントなど

23

LoRa無線機

IoTカメラCSVダウンロード

IoTゲートウェイアクセス

複数拠点に設置したデバイスで収集したデータを一括監視できます。

各拠点に設置した IoT ゲートウェイのモニタリング画面も閲覧可能

拠点別の電力量やCO2排出量の比較や、生産設備の異常監視などです。

様々なシーンで使えます。

24

その他の脱炭素事例はこちら

課題解決事例

CO2 排出量管理に最適！
LoRa 無線機で後付け電力監視！

課題解決事例

工場脱炭素対策！
LoRa 無線でデマンド監視・空調制御を実現！

・カーボンニュートラル対策としてCO 2 排出量の見える化・報告が課題となっている。

お悩み・夏場は空調機をよく使うため契約電力を超過し、電気料金が年々上がってしまう。

・工場の電力監視は大元しか実施していないため、詳細なCO 2 排出量がわからない。

お悩み・しかし、後付けでシステム化すると、配線工事費やシステム費など・工場のデマンド電力を監視し、自動的に空調機を制御することで契約電力を超えないようにコントロールしたい。

点数を増やせば増やすほどコストが莫大となる…。

！
ご提案

その他の省エネ事例はこちら！

導入費用

電力量変換器とLoRa無線機を使えば、簡単に後付けで電力量を測定点に電力量変換器とLoRa無線機を設置するだけで、無線通信●●●

IoTゲートウェイにCO2排出係数を設定するだけで、室外機10台を制御した場合
総額 約140万円 ※工事費別で信 号 を 無 線 通 信 させることで、意 識 することなく電 気 代 を年々低減することが可能です。

〈機器構成〉

なので配線工事不要です。

導入費用

デマンド監視装置と空調機制御装置を連動させて、LoRa無線機

測定点数が50点の場合
総額 約370万円

計測し、事務所のIoTゲートウェイで、電力量の自動データ収集・モニタリングが可能です。

ご提案

IoTゲートウェイ

HLR-GW

LoRa無線機

HLR-RS48510台電力量変換器

TWPM

50台

1台

収集した電力量データからCO2排出量を換算できます。

デマンド表示器を使うことで、デマンド電力・予測電力・状態表示（余裕/注意/警戒/限界）など、電気の使用状況をリアルタイムにモニタリングできます。
また、デマンド監視装置から出力されるデマンド警報を空調制御
装 置 へ 入 力 、L o R a 無 線 機 から現 場 の 室 外 機 へ 信 号 を 送り自動的に空調機の省エネ運転を実現します。

システム構 成〈機器構成〉●

デマンド監視装置

CSA-109-T●

デマンド表示器CSA-109-D2 1台●

空調機制御装置 親機 TDD8EP-T●

空調機制御装置 子機 TDD2EP-R

1台●

LoRa無線機

HLR-RS485

2台●

LoRa無線機

HLR-C21台
1台

11台

システム構 成

受電設備

事務所

受電設備

デマンド電力表示
予測電力表示CT（電流）

電力量データ
RS-485配線（電圧）
電力量変換器TWPM

LoRa無線
LoRa無線機
HLR-RS485

最大 50ヶ所設置可能

受電設備

5km
飛びます

事務所

・各種電力データモニタリング ・電力量帳票作成
・複合・比較グラフ（日報/月報/年報）
・異常メール通知・履歴表示 ・CO2排出量換算機能
・各種データCSV出力

RS-485

LoRa無線機
HLR-RS485

デマンド監視装置

5km
飛びますEthernet

LoRa無線機
HLR-RS485

現場

CT（電流）

電力量データ

配線（電圧）
電力量変換器
TWPM

PC

デマンド表示器

LoRa無線機
HLR-RS485

限界

最大 50ヶ所の現場を一斉に制御！
50％運転
送風運転

専用日報・月報出力

LoRa無線

注意/限界
接点2点

接点2点

RS-485

注意
警戒RS-485空調機制御装置
IoTゲートウェイ

25

LoRa無線

電力量データ

主な機能

電力量データ余裕

親機

子機

LoRa無線機
HLR-C2接点2点

LoRa無線機
HLR-C2

制御

デマンド基板
室外機

室内機

26