環境対応 MC 接続型 接点 I/O アダプタ[入出力モジュール]2024.4.1(8.0 版)

ＤＮＩＯＡＥ-Ａ（Ｒｅｖ．Ａ以降）
取扱説明書ご使用の前に必ずお読み下さい。
製品仕様はＨＰ上の仕様書を参照下さい。

安全にご使用いただくために（使用上の一般的注意事項）
指定用途以外には使わないで下さい！
大電製メディアコンバータに接続して、接点開閉状態を監視するアダプタです。それ以外の用途にはお使いにならないで下さい。また仕様の項目を超えない範囲でお使い下さい。

分解しないで下さい！
取付けてあるカバー類は取り外さないで下さい。分解された場合は一切の保証をいたしません。

製品は大事に扱って下さい！
誤って落としたり、ぶつけたりしますと製品の性能を低下させますので十分にご注意下さい。

異常が起きたら直ちに使用中止！
使用上、煙・臭い・発火などの異常に気がついた場合には、直ちに使用をやめ点検・修理に出して下さい。

条例に従って産業廃棄物として廃棄して下さい！
本装置を廃棄するときは、地方自治体の条例に従って産業廃棄物として処理して下さい。

電波障害自主規制について！
この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスＡ情報技術装置です。
この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

本製品のご使用にあたって！
本製品は、人命に関わる場合（医療、航空、原子力、軍事等）や高度な安全性や信頼性を必要とするシステ
ムへの使用または機器組込みでの使用を意図した設計および製造は行っておりません。
従いまして、これらのシステムへの使用や機器に組み込んで本製品が使用されることによって、お客様もしくは第三者に損害が生じても、かかる損害が直接的、間接的または付随的なものであるかどうかにかかわりなく、弊社は一切の責任を負いません。
お客様の責任におきまして、このようなシステムへの使用または機器に組み込んで使用する場合には、使用環境や条件等に充分配慮し、システムの冗長化などによる故障対策や、誤動作防止対策などの安全性・信頼性の向上対策を施すなどご注意願います。

大電株式会社1警告・水につけたり、水をかけたりしないで下さい。
漏電による火災や感電、故障の原因となります。

・浴室や加湿器のそばなど湿度の高い所では使用しないで下さい。
漏電による火災や感電、故障の原因となります。

・静電気注意！
本製品は、静電気に敏感な部品を使用しています。静電気による故障・誤動作を防ぐため、製品に触れる前には除電を行って下さい。

注意・ 濡れた手で製品に触れないで下さい。
故障や感電の原因となることがあります。

・ 本装置をストーブなどの熱器具のそばに置かないで下さい。
ケーブルの被覆が溶けて火災や感電の原因となることがあります。

・ 本装置を直射日光の当たる所や温度の高い所で使用しないで下さい。
内部の温度が上がり火災や故障の原因となることがあります。

・ 放熱スリットや隙間に針金や金属物などの異物を入れないで下さい。
内部に触れ感電やけが､故障の原因となることがあります。

・ 放熱スリットを塞がないで下さい。
スリットを塞ぐと内部に熱がこもって故障の原因となります。

・ 本装置をほこりの多い所や油煙のあたる所で使用しないで下さい。
火災や故障の原因となることがあります。

・ 本装置を不安定な場所または振動や衝撃の多い場所に置かないで下さい。
落下などにより、けがや故障の原因となることがあります。

・ 本装置を強い磁界や磁力を受ける所で使用しないで下さい。
接点の誤動作や故障の原因となることがあります。

2１．装置各部の説明／付属品
本体

（背面）

－接続用コネクタピン

ON↓
4321
DIS LV0 LV0 LV0||||
ENB LV4 LV2 LV1

ロットシール

（側面）

（上面）

（裏面）

INPUT 1 2 34
I : In p ut

O : Ou t pu t
DNIOAE-A
I 1LINK1IE
2 LINK2
I 4 O POW
1 O2 O3
EI 3 LINK3O １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 4（前面）接点入出力端子台P o w/ Sts

電源/状態表示 LED表示

Ｌ

接点入力状態表示 LED【緑】
・対応した接点入力 close 時に点灯

Ｅ

Ｄ－INPUT 1 2 34

DNIOAE-A
I 1 IE2 E I 3 I 4

I : In p ut
O : Ou t pu t

O1O

電源状態表示 LED【緑】
・Remote 状態取得可能時に点灯
・Remote 状態取得不可時に低速点滅
・対象外 MC 接続時に高速点滅（対象外 MC=DN1700E/DN6700E/DN9830E/DN9840E 以外）

3O2O34

P o w/ Sts

接 点入 出力 端子
入力
CH2入力
CH4出力
CH2－出力CH4
リリースボタン

入力
CH1入力
CH3出力
CH1Pow/Sts

出力
CH3

電線挿入孔

接点入力端子台の仕様
接点入力条件接点出力定格容量
適用電線サイズ

固接点Close時：端子間抵抗200Ω以下接点Open時：端子間抵抗10kΩ以上
ＤＣ６０Ｖ－１Ａ（３０Ｗ）
ＡＣ６０Ｖ－１Ａ（６０ＶＡ）
単線：φ0.32mm～φ0.65mm
撚線：0.08mm2(AWG28)～0.32mm2(AWG22)

定用ホル

ダ

新 AC アダプタＤＣコード固定部
旧 AC アダプタＤＣコード固定部

固定ネジ取付穴

磁石ケース取付部4－磁 石 ケ ー ス ＆ 取 付 ネ ジ ( M 2.5 × L 3mm , 2 本)

※出荷時に固定用ホルダに組込まれています。

ピ ン カ バ ー
本体の接続用コネクタピンが運送中に損傷しないように、カバーが取り付けられています。

本体をご使用される際には不要となりますのでプラスチック（ナイロン）として処分して下さい。

別売品－

下記部材については、添付していませんので別にご準備下さい。
・固定用ネジ：
本装置をネジで固定する場合には、呼び径３以下(ネジ頭 6.5mmφ以下)のネジを使用して下さい。
φ6.5mm 以下

φ3mm 以下・接点端子接続用ケーブル
単線：φ0.32mm～φ0.65mm、撚線：0.08mm2(AWG28)～0.32mm2(AWG22)に適用したケーブルを接続して下さい。

5２．概要本製品は、Remote監視機能付きメディアコンバータ（DN1700E、またはDN6700E）に接続し、接続したメディアコンバータの監視用フレームを用いて、接点入出力状態の同期を行うことができます。監視用フレームは、端末モード～中継モード～端末モードまでしか伝送できません。
また、SNMP監視機能付きシリアル・イーサネット コンバータ（DN9830E、またはDN9840E）に接続し、接続したメディアコンバータのイーサネットフレームを用いて、接点入出力状態の同期を行うことができます。
外部接点出力ch1

本装置
Remote 監視機能付きメディアコンバータ（DN1700E/DN6700E）
またはSNMP 監視機能付き
シリアル・イーサネットコンバータ（DN9830E/DN9840E）

・・・

ch4

DC60Vmax
1Amax
30WmaxAC60Vmax
1Amax
60VAmax

警報ブザー回転灯

ch1・・・ch4

本装置

Remote 監視機能付き
メディアコンバータ（DN1700E/DN6700E）
またはSNMP 監視機能付き
シリアル・イーサネット
コンバータ（DN9830E/DN9840E）

接点入出力は、以下のような対応で同期します。
ローカル側
リモート側
IN ch1→
OUT ch1
IN ch2→
OUT ch2
接点入力
接点出力
IN ch2→
OUT ch2
IN ch4→
OUT ch4
OUT ch1←
IN ch1
OUT ch2←
IN ch2接点出力
接点入力
OUT ch2←
IN ch2
OUT ch4←
IN ch46

３．ケーブルの接続
接 点 出 力 端 子 へ の 電 線 取 付 け－

①電線の被覆を約 10mm 剥ぎ取り導体を口出しして下さい。
AWG28～AWG22
AWG28～AWG22※導体部に予備ハンダをしないで下さい。
接触不良の原因となります。

②マイナスドライバーなどの工具を使って、リリースボタンを押込んだ状態にして、電線を奥まで差込みます。
（φ0.65mm 単線の場合には、リリースボタンを操作しなくても電線を差込むことができます）③リリースボタンを離すと、電線がロックされます。
電線を軽く引張りロックされていることを確認して下さい。
＜端子台から電線の取外し方法＞①マイナスドライバーなどの工具を使って、リリースボタンを押込んだ状態にして、電線を引抜きます。

7

４．装置の接続
メ デ ィ ア コ ン バ ー タ へ の 取 付 け
本体の接続コネクタピンにプラスチックカバーが装着されている場合は、ピンを曲げないように注意しながら真っ直ぐ引抜いて下さい。

ピンカバー

接続用コネクタピン

メディアコンバータのコネクタ部と本装置のコネクタピンを合わせ真っ直ぐに差込みます。取付け時には本装置のコネクタピンがメディアコンバータのコネクタ部に接触するよ
うに奥まで真っ直ぐに差込みます。斜めやずれて差込むとコネクタピンの変形や折れが発生し、誤動作や故障の原因になることがあります。
ホットスワップをサポートしていますが、取付けに不安がある場合はメディアコンバータの電源を切って取付けて下さい。

＜メディアコンバータからの取外し方法＞
本体を持って、コネクタ部からコネクタピンを真っ直ぐに引抜きます。

8５．DNHD1Eへの取付け
手順①：ブラインドの取外し接点入出力アダプタを実装するスロット部の両端（下図では上下）にあるロックネジをドライバーで９０度回転させ解除状態にしてブラインドを取外して下さい。
ロック状態

解除状態

接点入
収出
納力部アダ
プ
タ

メデ
ィ
収ア
納コ部ン
バータ

手順②：接点入出力アダプタの取付け
ブラインドを取り外したスロット部に接点入出力アダプタ(DNIOAE-A)を奥まで挿入して下さい。
本器の板面から 10mm 程度突き出た状態が正常に装着された状態です。
本器の電源が投入されている場合には、接点入出力アダプタの電源表示 LED が点灯（点滅）することを確認して下さい。
接点入出力アダプタを奥まで差込んだら、両端のロックネジをドライバーで 90 度回転させ接点入出力アダプタをロックして下さい。

接点入出力アダプタ

9６．DNHD1E からの取外し
手順①：配線の取外し
接点入出力アダプタに配線しているケーブル類を取外して下さい。
手順②：ロックの開放
接点入出力アダプタの両端にあるロックネジをドライバーで 90 度回転させロック解除状態にして下さい。

解除状態

接点
出力
アダプ
タ

メ
ディ
ア
コン
バータ

手順③：接点入出力アダプタの取外し接点入出力アダプタの側面を指でつまんでゆっくりと引抜いて下さい。
※ロックネジをきちんと解除していない状態で無理に引抜くと、接点 入出力アダプ
タのケースを破損したり、本器のロックネジ部等を変形させる恐れがありますのでご注意下さい。

７．接続状態の確認
電源の確認
メディアコンバータのコネクタ部に本装置のコネクタピンを接続した状態で本体表
示 LED の「Pow/Sts」が緑色に点灯、または点滅していることを確認して下さい。
※メディアコンバータの電源を入れた状態又は接続後に電源を入れた状態で確認して下さい。

10

８．装置の取付け
本装置は、ほこりや湿気が少なく直射日光の当たらない場所、強い磁界や磁力を受けないに場所に設置して下さい。
横置きで使用する場合には、落下の危険がない平らな場所に設置して下さい。
金属部に磁石で固定する場合には、付属の固定用ホルダに磁石ケースを取付けて下さい。（出荷時に取付け済み）
壁掛けで使用する場合には、磁石ケースを取外して堅牢な壁面等に木ネジ等で取付けて下さい。磁石ケースを取付けたままネジ締めを行うと、固定ホルダが変形することがあります。
【ネジ固定時の下穴位置】【ネジ固定時の磁石ケース取外し】

固定用ホルダ48mm

固定用ホルダ

磁石ケース

本体※固定用ホルダに本体を取付ける場合は、固定ホルダの片側面の爪に引掛けてから反対側を押込んで下さい。

※固定用ホルダから本体を取外す場合は、片側の爪（前後 2 箇所）を軽く開きながら本体を引抜いて下さい。

11Pow/Sts
Pow/RPow/Sts

９．同期優先制御
本装置の同期機能は、１対１での同期を行うよう設計しています。
そのため、Remote 監視メディアコンバータが複数存在する伝送路では、下記のような優先制御を行います。
同期元 接点入力 接続 MC 設定
優先度
高低
同期先 接点出力
端末モード
端末モード
中継モード
接続 MC 設定
中継モード
OPT2 側 端末モード OPT1 側 端末モード
DNIOAE-A ①
DN1700E
DNIOAE-A ②

DN6700E (中継)DNIOAE-A ③

DN6700E (端末)

上記のような環境であれば、下記のような同期を行います。
接点入力
接点出力
DNIOAE-A ①→
DNIOAE-A ③
DNIOAE-A ①
DNIOAE-A ③→
DNIOAE-A ②※DNIOAE-A②の接点入力状態は無視されます。
※いずれかの箇所で障害が発生した場合には、即座に通信可能な MC 間にて同期を行います。
※DNIOAE-A②が接続されていない場合には、DNIOAE-A①～DNIOAE-A③にて同期を行います。

12

１０．こんな時は故障かなと思った場合には修理を依頼する前に確かめて下さい。
電源表示 LED が点灯(点滅)しない
確認①：接続先機器の AC アダプタは専用のものを使用していますか？
確認②：接続先メ機器の AC アダプタの本体部はコンセントにきちんと根元まで接続されていますか？
確認③：接続先機器の AC アダプタの DC プラグ部は DC ジャック部にきちんと根元まで接続されていますか？
確認④：本装置のコネクタピンは接続先機器のコネクタ部にきちんとベースまで接続されていますか？
確認⑤：接続先機器は本装置対応機種（DN1700E/DN6700E/DN9830E/DN9840E）の製品を使用していますか？
入力接点が認識できない
確認①：電線はきちんと端子台に接続されていますか？
確認②：外部接点 ON/OFF 時の抵抗値は仕様範囲内ですか？
接続する電線等の抵抗も考慮して下さい。
確認③：接点の変化速度が速すぎませんか？
本装置は入力状態を約 220 ミリ秒間隔でサンプリングします。
これに加え、監視用イーサネットフレームのビットエラー対策として、フィルタリング処理を行っているため、700 ミリ秒以内に接点が変化するような用途では使用しないで下さい。
出力接点が動作しない
確認①：電線はきちんと端子台に接続されていますか？

13

製品保証
本製品の保証内容は以下のとおりです。
保証期間 ： 当社出荷日起算から６年間
保証内容 ： 代替品の無償提供（先出しセンドバック方式）＊保証期間内であっても、次の場合は保証外となりますのでご了承ください。
・取扱説明書に記載の使用方法や注意事項に反するお取り扱い及び不当な修理や改造によって生じた故障及び損傷・仕様書に記載の環境条件(温度・湿度)や使用条件、入力電圧に反するお取り扱いによる故障及び損傷
・ご購入後の輸送、移動中の落下等、お取り扱いが不適当なために生じた故障及び損傷・火災、地震、風水害、落雷、その他天災地変による故障及び損傷＊代替品の受付は 9:00～17:00 となります（土・日・祝日および当社休日を除く）。
製品在庫や受付時間によっては当日出荷できない場合があります。
＊保証期間については、製品に貼付しているロットシールのロットナンバー・シリアルナンバーにて判別可能であるため、保証書の添付はございません。
Lot：○○△－□□□

Rev.：◇
S/N：×××〇〇：製造年（西暦年下 2 桁表示）△：製造月（ただし、10 月:Ｘ,11 月:Ｙ,12 月:Ｚ）□□□：製造番号（3 桁表示）◇：リビジョン（アルファベット 1 文字表示）
×××：シリアルナンバー（最大 3 桁表示）例）Lot：22Z－001 Rev.：A S/N：50 ⇒ 2022 年 12 月製造、製造番号 001 リビジョン A シリアルナンバー50

お問い合わせ製品に関するお問い合わせや代替品の受付は下記連絡先にお問い合わせください。
製品故障の場合、「こんな時は」に従ってご確認いただき、なお異常の場合には異常内容をご連絡ください。

『営業窓口』 大電株式会社 ネットワーク機器部 各営業所
コールセンター(テクニカルサポート窓口)

東： 0120-588-545 (携帯にも対応)
受付：8:30～12:00/13:00～17:00（土・日・祝日および当社休日を除く）
e-mail：dyden-network@dyden.co.jp
受付：24 時間

京：〒113-0033 東京都文京区本郷 2-3-9 ツインビュー御茶ノ水３階
TEL : 03-5684－2100 【代表】＊担当地区：北海道・東北・関東・甲信越地区

名 古 屋：〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内 1-15-20 ie 丸の内ビルディング４階
TEL : 052-211－1888 【代表】＊担当地区：東海地区
大阪：〒541-0041 大阪市中央区北浜 4-7-28 住友ビルディング２号館１階
TEL : 06-6229－3535 【代表】＊担当地区：関西・北陸・中国・四国地区

九州：〒849-0124 佐賀県三養基郡上峰町堤 2100-19
TEL : 0952-52－8546 【代表】＊担当地区：九州・沖縄地区

14