未来を想えばクリーンなエネルギーで 10 年 20 年先まで暮らし続けるために。
次世代の子どもたちのために、未来の暮らしまでしっかりと考えたい。
ENEHOL( エネホル ) は、そんなお客様のニーズに応え、全力でサポートいたします。
私たちは商品を製造するメーカーではありません。
個別のシステムを集めて 1 つにまとめ上げ、それぞれの機能が正しく働くように完成させる「システムインテグレーション」を行う企業です。
システムインテグレーター（システムメーカー）と呼ばれています。
商品を製造していないからこそ、ブランドの概念にとらわれずに第三者の立場から商品を選別し、最適な製品で最高のシステムを実現することができるのです。

1目次
太陽光発電システム・・・・・03

パワーコンディショナ

・・・・・05

架台・・・・・07

保証とメンテナンス

・・・・・09

施工実績

・・・・・11

全国の発電量・・・・・13

Q&A

・・・・・14

製品情報・・・・・15ENEHOL の新たな取り組み

・・・・・172

太陽光発電システム
自分の家で使う電気は自分の家で作る。
これからはエネルギーを「自家消費」する時代。
地球温暖化防止のための CO2 排出削減に貢献し、なおかつ電気料金の節約にもつながる。
そんなエコでスマートな暮らしを ENEHOL と一緒に始めませんか？

余った電気は売れる経済的でエコな暮らしができます。

太陽電池モジュールパワーコンディシ ョ ナ

分電盤

太陽の光を受け電気を作ります。

太陽電池モジュールで作られた直流の電気を交流の電パワーコンディショナで変換された電気を家庭内に屋根の方角や角度によって発電量が変わります。気に変換し、家庭内で使えるようにします。太陽光発分配します。電力会社から購入した電気も家庭内に電システムの心臓と呼ばれる重要な部分です。

分配します。

発電電力
消費電力

売る電気

買う電気

朝

直流電力

使う電気

昼

夜

交流電力

接続箱

電力量計

太陽電池モジュールから配線された複数のケーブルを＜売電用メーター＞

1 本のケーブルにまとめてパワーコンディショナに送家庭内で使い切れず、余った電気を電力会社へ売ったります。

「売電電力量」を売電用メーターで指針します。
＜買電用メーター＞
電力会社から買った「買電電力量」を買電用メーターで指針します。

※接続箱機能付のパワーコンディショナの場合は不要です。

モニター
太陽電池モジュールが発電している「発電電力量」や家庭内で使っている「消費電力量」、余った電気を売電している「売電電力量」が見えます。過去のデータ

電力会社買電も蓄積される為、1 年前との比較などもできます。

売電34

パワーコンディショナ
架

屋内用集中型

台

EH040P-B1
EH055P-B1

ハイスペックモデル
日射量の少ない早朝・夕方・曇りの日でも、太陽電池モジュールの性能を最大限に引き出す、

外形寸法：W580×H270×D172（mm）

自社ブランドのパワーコンディショナです。

質量：17.0kg（本体のみ 共通）

4.0kW/5.5kW
変換効率 96.0%
定格出力

屋外用マルチストリング型

ＮＥＷ

復電時の連系復帰手動 / 自動選択可能

EH044M-B1

単独運転防止機能付

EH055B-A1

質量：26.0kg（本体のみ）4.4kW
変換効率 96.0％
定格出力

外形寸法：W735×H431×D214（mm）
2019年4月12日受注終了

EH055M-B1
質量：26.0kg（本体のみ）

5.5kW
変換効率 95.5%
接続箱機能を搭載

5.5kW
変換効率 96.0％

2017 年 FRT 対応

定格出力

自立運転手動 / 自動切り替え可

単独運転防止機能付

遠隔出力制御対応

モニター
7 インチカラーモニターセット

余剰用

EHCMSP-S-B

屋外用集中型（出力制御対応型）

EH055B-A2
外形寸法：W706×H407×D214（mm）
質量：26.0kg（本体のみ）
カラーモニター
EHCMSS-B

5.5kW
変換効率 95.5％
定格出力※力率 0.95 時の変換効率は 95.0％です。

送信ユニットEHSPTU-B

簡単
表示

タッチパネルで簡単操作
SD カードにより写真表示も可能

簡単
表示

1 時間毎の各データを 10 年分保存できるので、過去との比較が可能

全量用
接続可能数1. 低圧向け性能向上
モジュールの高出力化に対応

余剰配線用はパワーコンディショナ 5 台まで、※
全量配線用はパワーコンディショナ 10 台まで接続可能※主幹電流センサ（CT）最大貫通電流 120A（内径 16mm）

入力電流値アップ

2. 小型軽量化
現行機種から設置面積・体積・重量を 10％削減
3. 新規格対応（JET 新認証対応）

5

質量：28.0kg（本体のみ）
定格出力

外形寸法：W706×H407×D214（mm）

力率 0.95 時：出力 5.5kW

遠隔出力制御対応

屋外用集中型

外形寸法：W706×H407×D214（mm）

ＮＥＷ

2017 年 FRT 対応

変換効率 95.0％

カラーモニター
EHCMSS-B※全量用は送信ユニットのみです
カラーモニターはオプション品となります。

全量用送信ユニット
EHWQTU-B

簡単
設置

無線 LAN 及び有線接続の幅広い施工対応

安心
便利

無線 LAN 及び有線 LAN 接続で、遠隔出力制御に対応

6

架台

陶器瓦、スレート瓦、金属屋根
さまざまな屋根材、屋根形状に最適な方法でご提案いたします。

金属屋根用シリーズ
シリーズ

D-SWAT

横葺・段葺兼用ショートロング

平型化粧スレート屋根用
ショートラックⅡ

スレートベース金具

適合屋根
メーカー

屋根材

セ キ ノ 興 産

ダンネツトップ快適横段１５ニ
福

軽量かつコストパフォーマンスに優れたスレート用架台。

ラック工法のスレート架台。

モジュールの縦置き、横置きも自由自在です。

不陸が大きい既設のスレート屋根に最適です。

D-FOURS嵌合立平 25・立ハゼ兼用

チ
泉

ハ
工

業

差込式支持金具

稲支持瓦Ⅱ

垣
協

既設の瓦と専用の瓦を入れ替える工法。

瓦屋根用架台のコストパフォーマンスモデルです。

架台強度が強く、雨漏りのリスクを減らします。

D-SWAT
重ね式 88 折板

商事

クイーンルーフ２型

月星

商

事

一

般

名称

稲軒カバー

ワッシャー / 一体型のセムスボルトを採用しています。

中間用と端部用、施工時の時間を省略！

立平ロック２０
立平ロック２５ＭＳタフビーム
ＭＳタフライン２４
立ハゼ葺(立平葺)
嵌合立平３３３

適合屋根

六角セムスボルトモジュールを固定する金具です。

スタンビー ＴＬ-333
アールロック２型

和メーカー

PV 押え金具

ｅｆルーフ

屋根材

セ キ ノ 興 産

和瓦、平板瓦、洋瓦など多種多様な瓦に設置可能。

横段ルーフαプレミアム

適合屋根メーカー

陶器瓦用

横段ルーフα垣協

2 種類あります。

軒下からの見栄えを良くする化粧カバーです。

屋根材

商

事

和ＩＣルーフデッキ６００
ＫＢルーフ６００

セ キ ノ 興 産

ＳＳ-６００型

月星

商事

ＭＳＷ-６００

一

般

名

称

８８折板(W-600)

記載のない屋根材にも対応していますので、都度ご相談下さい。
側面カバー

ラックキャップⅢ

軒カバーの側面用のPV 押え金具と縦ラックをボルトで固定するので化粧カバーです。

モジュールの滑り落ちを防止します。

※

素材に『 ZAM 』を使用 ※「ZAM」は日新製鋼 ( 株 ) が開発製造する「めっき鋼板」の一種で商品名です。
溶融亜鉛 (Zn) に６％のアルミニウム (A l) と 3％のマグネシウム (Mg) を加えた高耐食溶融JIS に基づく架台設計・開発

亜鉛めっき鋼板です。各元素のイニシャルを取って「ZAM」と呼ばれています。時間の経JIS 規格に基づいて算出した想定荷重から架台及び各部材に掛かる必要強度を求め、その必要強度を基るため、通常の亜鉛めっきに比べて 5 ～ 8 倍の耐食性を持つとされています。特に高塩分に架台及び各部材の応力解析や実際の破壊試験などの強度検証を行います。イージーラックはこれらの環境下での耐食性に優れており、独特のキラキラとした表面が外見上の特徴です。

強度検証をクリアした部材を使用して、その安全性を確保しています。
7過とともに、二重構造の保護被膜をめっき表面に形成し、めっき層のサビ、腐食を抑制す

Mg 含有 Zn 系
保護被膜
Mg 含有 Zn-Al 系

保護被膜

鋼素地

ZAM めっき層

8

保証とメンテナンス
架台

末永く安心してお使いいただくために、太陽光発電はメンテナンスフリーではありません。

充実した内容の保証をご用意しております。

資源エネルギー庁より、発電設備を保守点検及び維持管理することを重要視されています。
ENEHOL は、お客様の安心な暮らしをサポートするために 10 年間のアフターメンテナンス（有償）をおすすめしています。

当社が販売する太陽光発電システムの保証です。
充実した内容で、ご購入後も長期間にわたってサポートしております。
製品に不具合が発生した場合は、住宅用 15kW 未満一般戸建専用

ご購入された販売店までご連絡をお願いします。

メンテナンスプラン
コース

■保証内容
太陽電池モジュールパワーコンディショナ製品保証

架台製品保証

モニター製品保証

保証

期間

出力25年/製品15年

10年

15年

10年

1年

対象

機

器

PM、LPシリーズ

EH040P-B1
EH055P-B1
EH055B-A1

EH055B-A2
EH044M-B1
EH055M-B1

当社が販売する各メーカー製品

余剰用・全量用系統連系日より

保証

条

点検のみ

目視点検、機器計測契約１年目または３年目に実施

点検+洗浄

目視点検、機器計測、モジュール洗浄

契約１年目または３年目に実施

点検のみ

目視点検、機器計測契約１・５・９年目に実施

点検+洗浄

目視点検、機器計測、モジュール洗浄

契約１年目は点検・計測、５・９年目は洗浄も合わせて実施※低圧産業用のプランもございますので都度ご相談下さい。
※新規に設置・設置済どちらにもご利用いただけます。

当社が定めた販売店、施工店が設置したシステムであること件

スケジュール※系統連系日より、6ヶ月以内に規定の申込書によるお申込みが必要です。保証規定を満たさない場合は、お申込みいただいても保証書を発行することはできません。

太陽電池モジュールや架台の設置状
況、接続箱の内部チェックや配線の接続状況などを目視にて点検します。

ＩＶカーブトレーサーなどの専門の機器を使い回路毎の発電量の測定や電圧値、電流値の測定を行います。

洗浄

保 証 開 始 日

内容計測50kW未満（低圧設備）

３ 回 コ ー ス

点検

対象システム容量

１ 回 コ ー ス

プラン

専用の機器にて太陽電池モジュールの表面を水洗いします。雨では落ちにくい黄砂や鳥のフンなどの汚れをパワーコンディショナの動作状況のまた、絶縁抵抗の測定や接地抵抗のキレイに落とし、太陽電池モジューチェックも行います。

測定も行います。ルの発電効率を保ちます。

自然災害補償
火災・落雷・風水災などの偶発的な事故により太陽光発電システムに損害が発生した場合。
設置完了日より 10 年間補償会社（伊藤忠オリコ保険サービス株式会社）が定める保証限度額内にて修理または交換を行っております。
当社加盟店が保険料を全額負担することにより補償会社が保証します。なお、お客様の火災保険等（共済含む）で損害が補償される場合は、その保険が優先されます。当社の太陽光発電システムをご購入されたお客様が対象となります。万が一事故が発生した場合には、お買い上げの加盟店にすみやかにご連絡下さい。

ケガ・物損補償

工事中、メンテナンス中の突然の事故にも、◆補償限度額・・・販売価格（税込）◆補償対象となる災害工事完了引渡後の事故も 10 年後まで長期補償
この保険は、当社製品の販売・施工会社が販売または設置する住宅用太陽火災

落雷

破裂・爆発

風災

ひょう災・雪災

水災・台風

盗難

物体落下、飛来、倒壊補償内容・支払限度額（ご契約金額）

光発電システムの据付工事中、メンテナンス工事作業中において、第三者の身体障害または財物損壊が補償対象期間（保険期間）中に発生した場合に、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害や訴訟

ただし、次のような場合には補償の対象となりません

費用等の損害を被った場合に、補償会社（伊藤忠オリコ保険サービス株式①戦争その他の変乱によって生じた損傷④劣化、磨耗、サビ、変色、変質、塗料はがれ、カビによって生じた損害②故意または重過失によって生じた損傷⑤機器に対する加工を原因として生じた損害③地震・噴火・津波・隕石またはこれらによる損害⑥外来の事由によらない機器の電気的・機械的事故による損害など会社）が保険金をお支払い致します。（請負業者賠償責任保険）また、当社製品の販売・施工会社が販売または設置する住宅用太陽光発電システムの据付工事後、メンテナンス工事作業後において、第三者の身体障害または財物損壊が補償対象期間（保険期間）中に発生した場合に、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害や訴訟費用等の損害※販売価格によって限度額が違います。※本制度は当社加盟店が制度加入料を負担します。お客様の負担はございません。
※災害補償、施工保証は販売代理店が伊藤忠オリコ保険サービスに加入していることが条件となります。

9を被った場合に、保険金をお支払い致します。
（生産物賠償責任保険）

10

施工実績

野立て

ENEHOL システムをご採用いただいた事例をご紹介します。
住宅用

集合住宅・カーポート

工場 ・ 企業1112

全国の発電量

各地の年間推定発電量
お客様の気になる疑問にお答えします。
Q1

札幌 ( 北海道 )PM060MW2_300

5255 kWh[15 枚・4.5kW システム ]帯広 ( 北海道 )Ａ . 太陽の光エネルギーを電気エネルギーに何％変換できるかを示す数庭の一年間の消費電力を基準に 7 ～ 9 割以上をカバーできるシステム値です。この値が高いほど、効率の良い発電ができます。

容量が目安となります。
一般的なご家庭一年間の消費電力

Q5

5,156kWh ※4908 kWh⇓5,156kWh×80％＝4,125kWh

福岡 ( 福岡 )大阪 ( 大阪 )松本 ( 長野 )5 4 0 4 kWh

6262 kWh

広島 ( 広島 )岡山 ( 岡山 )5 7 5 7 kWh

5 6 6 1 kWh

5318 kWh

Q2東京 ( 東京 )鹿児島 ( 鹿児島 )58 0 3 k W h

松山 ( 愛媛 )高松 ( 香川 )和歌山 ( 和歌山 )5 7 6 6 kWh

5 6 9 4 kWh

5732 kWh

名古屋 ( 愛知 )静岡 ( 静岡 )5808 kWh5936 kWh

発電して余った電気は売れるの？
西

期待できますので、余った電気を売ることができます。夜は発電する

東85％85％ことができないため、電気を買って家庭内で使用します。

那覇（沖縄 )
55 5 6 kWh

Q3南100％

季節や地域によって発電量が違うの？

Q6Ａ . 日照時間や放射照度、周囲の気温などによって発電量は大きく変月間推定発電量の推移※PM060MW2_300 を 15 枚設置した場合※初年度 真南 30°勾配を想定

東京

北64％

Ａ . 快晴の日の昼間は家庭内で使用する電気の消費量を上回る発電が5153 kWh56 7 8 k W h

置地域の緯度と同じ角度が一番良いとされ、約 30 度、屋根勾配で６寸勾配が一番適しています。

5480 kWh

熊本 ( 熊本 )発電量は変わるの？

向きの場合、約 60 ～ 64％となるため、おすすめできません。角度は設※日本エネルギー経済研究所調べ (2014 年度 )宇都宮 ( 栃木 )54 3 6 k W h

設置する角度や方角によってA . 南向きを 100％とすると東・西向きは 80 ～ 85％程度となります。北

一年間で 4,200kWh 発電できるシステムが目安となります。

仙台 ( 宮城 )変換効率ってなに？

Ａ . 家族構成や生活形態によって大きく異なりますが、一般的なご家

5813 kWh

新潟 ( 新潟 )Q4発電量はどのくらいあればいい？

大阪

機器の寿命はどのくらい？

動します。気温が高いと発電効率が落ちてしまうため、日照時間の長Ａ . 太陽電池モジュールは 25 年～ 30 年、パワーコンディショナは 15

い真夏よりも春頃の方が多く発電します。

年程度はメンテナンスなしでも使えるとされていますが、壊れない機械

特に５月頃は日照時間、放射照度、気温のバランスが一番良いため、はありませんので、定期的なメンテナンスをおすすめしています。パワー

一年間で発電効率がもっとも高くなります。

コンディショナの運転効率も経年劣化していきますので、15 年程度で岡山の交換をご検討下さい。

ご契約から設置までの流れ
保証書発行

保証申込

系統連系工事納品

216 本分に相当‼

発注

約I
D発行

5,661設備太陽光発電システム＋オール電化

事業計画認定申請

13

現在の光熱費

JP-AC

受給契約締結この CO2 をスギの木に吸収させると…

とオール電化を組み合わせるこ幅に削減することができます。

3,020 kg-CO 削減
2ころです。太陽光発電システムとによって光熱費や CO2 を大年間約連系申込

電化製品に使うことができるとご契約

岡山県岡山市

発電した電気を家庭内の照明やENEHOL

シミュレーション

太陽光発電のメリットは屋根で販売店

設計・見積り石油を使わないクリーンなエネルギー。
CO2 削減にも力を発揮！

太陽光発電＋オール電化なら光熱費を大幅に減らせます。

ご提案

4 .5 kw の 太 陽 光 発 電 シ ス テ ム を 設 置 した場合

設計依頼

二酸化炭素

現地調査

太 陽光発電＋オール電化で光熱費を削減 ！

ご相談

光熱費

お客様

電力会社

14

製品情報

EH044M-B1※1

EH055M-B1※1

EH055B-A2

連系運転時

4.4kW5.5kW

5.5kW

自立運転時

1.5kVA

1.5kVAー

型番
定格出力

定格入力電圧

DC330V

DC330V

DC330V

最大入力電流42A（最大10.5A/1入力）

42A（最大10.5A/1入力）

42A（最大14.5A/1入力）

4回路

4回路

4回路

DC50～450V※2

DC50～450V※2

DC50～450V※2

電力変換効率

96.0%※3

96.0％※3

95.5%※3＊

設置環境条件屋内外（-20～+50℃）

屋内外（-20～+50℃）

屋内外（-20～+50℃）

0.95％以上

0.95％以上

0.95％以上

総合5％、各次3％以下

総合5％、各次3％以下

総合5％、各次3％以下

接続回路数
最大入力電圧範囲

運転力率
高調波電流含有率
インバータ方式

電圧型電流制御方式

電圧型電流制御方式

スイッチング方式

正弦波PWM方式

正弦波PWM方式

トランスレス方式

トランスレス方式

単相2線式AC202V（ただし連系は単相3線式）

単相2線式（単相3線式配電線に接続）

主回路方式 絶縁方式
相数（連系運転時）

単相2線式

ー

OVR、UVR、OFR、UFR

OVR、UVR、OFR、UFR

相数（自立運転時）
連系保護
保護機能

単独運転検出方式（受動式）

電圧位相跳躍検出方式

電圧位相跳躍検出方式

単独運転検出方式（能動式）

ステップ注入付周波数フィードバック方式

ステップ注入付周波数フィードバック方式

品名

送信ユニット型番

EHSPTU-B（余剰用）/EHWQTU－B（全量用）

EHCMSS-B※5120×270×60mm

194×120×38.2mm（壁掛け時）/194×120×120.2mm（卓上時)

外形寸法（W×H×D)
質量
消費電力
バックライト/LED
無線通信距離色数
画面
設置形態
遠隔出力制御機能

カラーモニター

0.7kg

0.5kg

動作時6W以下

動作時7W以下ー

白色LED（寿命は最大輝度（設定：5）で20,000時間）

屋内見通し直線100ｍ

屋内見通し直線100ｍ

ー

26万色

ー7インチワイドVGA(800×480）、カラーTFT液晶

屋内壁掛け

屋内壁掛けもしくは卓上置き対応可（インターネット接続環境が必要）※6ー

対応済み（送信ユニット、インターネット接続環境が必要）※4

遠隔出力制御機能

706×407×214mm

706×407×214mm

26kg＋4kg（本体＋取付板＋ガード）

26kg＋4kg（本体+取付板＋ガード）

外形寸法（W×H×D)
質量＊力率1.00時の変換効率です。力率0.95時の変換効率は95.0%となります。

型番
定格出力

連系運転時
自立運転時

EH040P-B1

EH055P-B1

EH055B-A1

品名

4.0kW

5.5kW

5.5kW

型番

1.5kVA

1.5kVA

定格入力電圧

DC330V

DC330V

最大入力電流

40A

40A（1回路10A)

接続回路数

1回路

4回路

DC50～450V※2

最大入力電圧DC70～450V※2

電力変換効率

96.0%※395.5%※3

設置環境条件屋内（-10～＋40℃）

屋外（-20～＋50℃）

運転力率

0.95％以上

高調波電流含有率

主回路方式

総合5％、各次3％以下

インバータ方式

電圧型電流制御方式

スイッチング方式

正弦波PWM方式

保護機能

質量15

通信方式

動作時0.1W以下
連系時…緑、自立時…橙
有線接続（RS-485）

色数

ー

画面

50×23mm

設置形態

屋内壁掛け
ー

単相2線式
OVR、UVR、OFR、UFR
電圧位相跳躍検出方式

単独運転検出方式（能動式）

ステップ注入付周波数フィードバック方式

外形寸法（W×H×D)

LED

遠隔出力制御機能

単独運転検出方式（受動式）

遠隔出力制御機能

消費電力

0.09kg

単相2線式AC202V（単相3線式に接続、2線間に連系）

相数（自立運転時）
連系保護

質量

EHRC5101-A
70×120×18mm（突起物を除く）

トランスレス方式

絶縁方式
相数（連系運転時）

外形寸法（W×H×D)

一括制御リモコン

対応済み（送信ユニット、インターネット接続環境が必要）※4580×270(カバー装着時 290)×172mm

735×431×214mm

17kg+1kg（本体＋取付板）

28kg+5kg（本体＋取付板＋ガード）※1 マルチストリング型パワーコンディショナ使用時は、一括制御リモコンが必要となります。※2 入力電圧がDC90±3V以上150秒以上継続またはDC150±3V以上10秒以上継続になると運転を開始します。※3 JIS C 8961「太陽光発電用パワーコンディショナの効率測定方法」による定格負荷効率です。※4 遠隔出力制御システム対応型パワーコンディショナだけでは、遠隔出力制御はできませんのでご留意願います。※5 本製品は計量法の対象製品ではありません。※6 今後、正式発表される遠隔出力制御の仕様によっては、本製品のファームウェア（ソフトウェア）の更新や設置場所での作業（有償）が必要となる場合もあります。

16

ENEHOL の新たな取り組み
日本エネルギーホールディングス株式会社はグループ会社として合同会社エネホルA(Agrivoltaics:営農)を設立し、太陽光発電と農業を併設したソーラーシェアリング事業をすすめています。

太陽光発電と農業を併用して、環境に優しいエネルギーを同時に生み出すソーラーシェアリング事業に魅力を感じ取り組んでまいりました。太陽光発電所建設との違いは農業を営む事、営業型発電設備としての許可を取得するという事です。情報収集から、営農型の知識を深め、無事許可取得・建設開始することが出来ました。
これからもソーラーシェアリングを通じて、環境貢献や農業のあり方を学び、皆様へ農地であっても太陽光発電は出来る事を提案してまいります。
計画地位置図[案件概要]
案

件

名 ：ＥＮＥＨＯＬ安来太陽光発電所(47.2kW×16区画)

案

件

住所 ：島根県安来市中海町

シ ス テ ム 容 量 ：47.2kW×16区画(合計容量：755.2kW)
モ ジュー ル 容 量 ：85.5kW×16区画(合計容量：1,368.0kW)
太陽電池モジュール ：AUO製単結晶

PM060MW2_300

285枚×16区画
2018 年 8 月 22 日撮影

パワーコンディショナ：ENEHOL製

EH059M-A1

選 定 農 作 物 ：榊（さかき）・しきみ2018 年 8 月 22 日撮影
17

榊 ( さかき )8台×16区画