光コネクタ
光コネクタ付きコード／ケーブル

16

光パッチパネル & コネクタモジュール

22

MPO コネクタ

23

トランクケーブル

23

光コネクタ付きパッチコード

25

単心光コネクタ

16

光コネクタ付き単心コード・単心線

16

光コネクタ付きリボンコード17

光コネクタ付き FO（ファンアウト）コード17

光コネクタ付きコード集合型ケーブル

18

メカニカルスプライスタイプ FAST

19

融着接続タイプ FuseConnect ® シリーズ

光コネクタ付き層型ケーブル
ウルトラフレキシブルケーブル

マゲつよ

19

®

低摩擦・高強度リボンコード

20

MPO ケーブリングシステム

21

12MPO コネクタを用いたケーブリングシステム

現場組立光コネクタ

26
®

シリーズ

26
27

メカニカルスプライス30

光コネクタ用クリーナ One-Click ® シリーズ

31

21

ご注文、価格のお問い合わせは、フジクラ担当営業・各支店、販売代理店へ

web : http://www.fujikura.co.jp

技術的なお問い合わせ先：光ケーブルシステム事業部

03-5606-1205

03-5606-1536

技術部

E-MAIL telcon@jp.fujikura.com

15光コネクタ
光コネクタ付きコード／ケーブル

光コネクタ付きコード／ケーブル
単心光コネクタSC コネクタLC コネクタ

MU コネクタSC コネクタ

コードタイプ

MU コネクタSC2 コネクタ* 着脱には専用工具が心線タイプ必要になります。

SC
LC
MU
FC

SC
SC2
SCF
LC
DXLC
MU
MUJ
FC

コードタイプ

心線タイプ

シングルモード

マルチモードLC コネクタ（DXLC）■ 単心光コネクタ光学的仕様■ 単心光コネクタ適用表
光コネクタ
種類

MUJ コネクタ* 着脱には専用工具が必要になります。

Duplexタイプ コネクタ
SCF コネクタ（SCF）

FC コネクタ項目

シングルモードファイバ・マルチモードファイバ
適用心線径、コード径
研磨方法（GI（MM）は、PC 研磨のみ可能）
心線
単心コード
リボン
PC
SPC
UPC
APC
φ 0.9
φ2
φ 2.8
φ2×2
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○
○

○
○
○

○
○
○

○
○
○

○
○
○

○
○
○

○

○

SM10/125
GI50/125（R15、R30）
GI62.5/125
SC、LC、MU、FC
0.3dB 以下

ファイバ種類
適合光コネクタ
PC 研磨
接続損失（対 マスタ）

反射減衰量

SPC 研磨
UPC 研磨APC 研磨（*1）
PC 研磨
SPC 研磨
UPC 研磨APC 研磨（*1）

0.5dB 以下

非対応

－（*2）
40dB 以上
50dB 以上
60dB 以上－（*2）
非対応（*1） LC、SC2、MU コネクタは、APC 研磨非対応（*2） 反射減衰量のご要望の場合には、弊社営業までお問い合わせください。

光コネクタ付き外被（SM：黄、GI：若草）

単心コード・単心線

抗張力繊維
光ファイバ心線
プラスチック
被覆
光ファイバ
（ガラス）

■ 両端コネクタ付き
単心光コネクタ

光ファイバコード

❶❷❸

❸❷❶

❺

コードサイズ

Lm
❹
型番例

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

コネクタ 1 コネクタ 2

FSC-2PS-SPC- □ M-SMC10/125-S
FSC-2PS-SPC- □ M-SR15E-SMC10/125-S
FLC-2PS-SPC- □ M-SR15E-SMC10/125-S
FSC-2P-PC- □ M-GC50/125-S
FSC-2P-PC- □ M-GC62.5/125-S
FSC/FLC-2P-PC- □ M-GC50/125-S
FSC-1PS-SPC- □ M-SR15E-SMC10/125-S
FSC-2PS-SPC- □ M-SM10/125
FSC-2P-PC- □ M-G50/125

2.0 〜2.8mm

単心コード

SC/SPCSC/SPC
LC/SPC
SC/PC
SC/PC
SC/PC
SC/SPCSC/SPC
SC/PC

SC/SPCSC/SPC
LC/SPC
SC/PC
SC/PC
LC/PC
－

SC/SPC
SC/PC

0.9mm
単心線

ファイバ

コード色

コード径

標準全長（m）

概要

SM（R30）SM（R15）SM（R15）
MM50
MM62.5MM50
SM（R15）SM（R30）
MM50

黄色

φ 2mm

□＝ 1、2、3、5

両端 SC コネクタ付き SM（R30）単心コード

黄色
黄色

φ 2mm
φ 2mm

□＝ 1、2、3、5□＝ 1、2、3、5

両端 SC コネクタ付き SM（R15）単心コード
両端 LC コネクタ付き SM（R15）単心コード

若草
若草

φ 2mm
φ 2mm

□＝ 1、2、3、5－

両端 SC コネクタ付き GI 50/125 単心コード
両端 SC コネクタ付き GI 62.5/125 単心コード

若草
黄色
白

φ 2mm
－
片端 SC・片端 LC コネクタ付き GI 50/125 単心コード
φ 2mm □＝ 1、2、3、5
片端 SC コネクタ付き SM（R15）単心コード
φ 0.9mm－
両端 SC コネクタ付き SM φ 0.9mm 心線

白

φ 0.9mm－

両端 SC コネクタ付き GI 50/125 φ 0.9mm 心線※：□に全長（m）を指定してください。

型番例：FSC−2PS−SPC−3M−SMC10/125−S❶❶

コネクタ品名（*1）
FSC ：SCFSC2 ：SC2
FLC ：LCFMU ：MUFMUJ ：MUJFFC ：FC

❷

❷

片端・両端
ファイバ種別シングルモード
1PS ：片端
2PS ：両端
マルチモード1P ：片端2P ：両端

❸

❸

❹

❺

❹

研磨方法
製品長
（*2）
（*3）
メートル単位PC ：PC 研磨（0.5m 以上）
SPC ：SPC 研磨
UPC ：UPC 研磨
APC ：APC 研磨（SC、FC のみ）

❺

光コード

GC50/125-S：MM50（若草）・OM2
GC62.5/125-S：MM62.5（若草）・OM1（黄）SMC10/125-S：SM（R30）（黄）SR15E-SMC10/125-S：SM（R15）
GC50/125-S（10G）：MM10G（若草）・OM3（*1）：両端に異なるコネクタが付く場合 FFC/FSC のように表記してください。
（*2）：両端が異なる研磨の場合 PC/SPC のように表記してください。マルチモードファイバは PC 研磨のみ（* 3）：製品長の公差 L ≦ 1m：+10cm、-0 / 1m < L ≦ 10m：+10%、-0 / 10m < L ≦ 50m：+1m、-0（* 4）：φ
0.9mm 心線、φ 2mm コード、（ ）内の色は、外被色を示します。

16

ファイバ種別（*4）
光単心線

G50/125：MM50（白）・OM2
G62.5/125：MM62.5（白）・OM1（白）SM10/125：SM（R30）（白）SR15E-SM10/125：SM（R15）光コネクタ
光コネクタ付き

リボンコード（2 心コード）■ 両端コネクタ付き
単心光コネクタ

リボンコード

❶❷❸

❸❷❶
❺
抗張力繊維
光ファイバ心線❹ Lm

分岐長（標準 0.5m）

型番例

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

FSC-2PS-SPC-□ M-SMC10/125-2SR
FLC-2PS-SPC-□ M-SMC10/125-2SR
FSC/FLC-2PS-SPC-□ M-SMC10/125-2SR
FSC-2PS-SPC-□ M-SR15E-SMC10/125-2SR
FLC-2PS-SPC-□ M-SR15E-SMC10/125-2SR
FSC/FLC-2PS-SPC-□ M-SR15E-SMC10/125-2SR
FSC-2P-PC-□ M-GC50/125-2SR
FLC-2P-PC-□ M-GC50/125-2SR
FSC/FLC-2P-PC-□ M-GC50/125-2SR
FSCF/DXLC-2PS-SPC-□ M-SMC10/125-2SR-X
FSCF-2PS-PC-□ M-GC50/125-2SR-ST

分岐長（標準 0.5m）

コネクタ 1 コネクタ 2 ファイバ コード色
SC/SPCSC/SPC SM（R30） 黄色

LC/SPCSC/SPCSC/SPC
LC/SPCSC/SPC
SC/PC
LC/PC
SC/PC
SCF/SPC
SCF/PC

LC/SPC
LC/SPCSC/SPC
LC/SPC
LC/SPC
SC/PC
LC/PC
LC/PC
DXLC/SPCSCF/PC

SM（R30）SM（R30）SM（R15）SM（R15）SM（R15）
MM50
MM50
MM50
SM（R30）
MM50

黄色
黄色
黄色
黄色

コード径
φ 2mm × 2

外被（SM：黄、GI：若草）

標準全長（m）

φ 2mm × 2
φ 2mm × 2 □＝ 2、3、5
φ 2mm × 2 □＝ 2、3、5
φ 2mm × 2 □＝ 2、3、5
φ 2mm × 2 □＝ 2、3、5
φ 2mm × 2 □＝ 2、3、5

黄色
若草
若草
若草

φ 2mm × 2 □＝ 2、3、5
φ 2mm × 2 □＝ 2、3、5
φ 2mm × 2－
φ 2mm × 2
－

黄色
若草

概要
両端 SC コネクタ付き SM 2 心リボンコード□＝ 2□＝ 2、3、5

両端 LC コネクタ付き SM 2 心リボンコード
片端 SC・片端 LC コネクタ付き SM 2 心リボンコード
両端 SC コネクタ付き SM（R15）2 心リボンコード
両端 LC コネクタ付き SM（R15）2 心リボンコード
片端 SC・片端 LC コネクタ付き SM（R15）2 心リボンコード
両端 SC コネクタ付き GI 50/125 2 心リボンコード
両端 LC コネクタ付き GI 50/125 2 心リボンコード
片端 SC・片端 LC コネクタ付き GI 50/125 2 心リボンコード
片端２連 SC・片端２連 LC コネクタ付き SM 2 心リボンコード（クロス）両端２連 SC コネクタ付き GI 50/125 2 心リボンコード（ストレート）※：□に全長（m）を指定してください。

型番例：FSC−2P−PC−3M−GC50/125−2SR

（*5）

❶

❷

❶

❸

❹

❷

コネクタ品名（*1）
FSC ：SCFMU ：MU
FSC2 ：SC2
FMUJ ：MUJ
FSCF ：SCF
FFC ：FC
FLC ：LCDXLC ：DXLC

片端・両端ファイバ種別
シングルモード
1PS ：片端
2PS ：両端
マルチモード1P ：片端2P ：両端❺❸❹研磨方法（*2）
製品長（*3）メートル単位PC ：PC 研磨（1.5m 以上）
SPC ：SPC 研磨
UPC ：UPC 研磨
APC ：APC 研磨（SC、FC のみ）❺

ファイバ種別（*4）
GC50/125-2SR：MM50（若草）・OM2
GC62.5/125-2SR：MM62.5（若草）・OM1
SMC10/125-2SR：SM（R30）（黄）SR15E-SMC10/125-2SR：SM（R15）（黄）GC50/125-2SR（10G）：MM10G（若草）・OM3（* 1）：両端に異なるコネクタが付く場合 FFC/FSC のように表記してください。
（* 2）：両端が異なる研磨の場合 PC/SPC のように表記してください。マルチモードファイバは PC 研磨のみ（* 3）：製品長の公差 1.5m < L ≦ 10m：+10%、-0 / 10m < L ≦ 50m：+1m、-0 （* 4）：（ ）内の色は、外被色を示します。
（*5）：両端に Duplex コネクタ（SCF、DXLC）を取り付ける場合、極性の指定（－ X、－ ST）が必要になります。（詳細は p.25 参照）
標準分岐長：0.5m（短尺品はお問い合わせください）

光コネクタ付きFO（ファンアウト）コード■ 片端分岐タイプ❶ ❷❸ ❹

単心光コネクタ

補強コード
φ2mm

多心テープコード

分岐部

❼

❶❷
外被

❺ L1m
No.
1
2
3
4
5

光ファイバ
テープ心線

❻ L2m

抗張力繊維

型番例

コネクタ

ファイバ

4FO-SM-FSC/SPC/0.55M-□ M-S
4FO-SM（SR15E）-FSC/SPC/0.55M-□ M-S
4FO-SM（SR15E）-FLC/SPC/0.55M-□ M-S
4FO-GI-FSC/PC/0.55M- □ M-S
4FO-GI(10G)-FSC/PC/1M- □ M-S

SC/SPCSC/SPC
LC/SPC
SC/PC
SC/PC

SM（R30）SM（R15）SM（R15）
MM50
MM10G/300

コード色
黄色
黄色

標準長（m）□＝ 3、5□＝ 3、5

黄色
若草
若草

□＝ 3
－
－

概要

SC コネクタ付き SM（R30）4 心 FO コード
SC コネクタ付き SM（R15）4 心 FO コード
LC コネクタ付き SM（R15）4 心 FO コード
SC コネクタ付き GI50/125(OM2)4 心 FO コード
SC コネクタ付き GI50/125(OM3)4 心 FO コード（全長ではありません。
）補強コード長も例を記載しています。
※：□に多心テープコード部＋分岐部の長さ（m）を指定してください。

型番例：❶
心数（*1）

2 ：2 心4 ：4 心8 ：8 心12：12 心4FO−SM−FSC/SPC/1M−5M−S
❶

❷

❸

❷

❸

ファイバ種別コネクタ品名：GI50/125（OM2）GI
FSC ：SC
GI（10G） ：GI50/125（OM3） FLC ：LC：GI62.5/125（OM1） FMU：MU
GI6：SM10/125（R30） FFC ：FC
SM
SM（SR15E）：SM10/125（R15）❹❺❹
研磨方法（*2）❻❼❺

単心部 長さ

L1❻❼

テープ部 長さ（*3）

分岐部サイズL2

メートル単位
メートル単位PC ：PC 研磨
0.5 ～ 2.0m
（0.5m 以上）
SPC ：SPC 研磨
標準：0.55m
UPC ：UPC 研磨
APC ：APC 研磨（SC、FC のみ）

S ：2FO、4FO φ 8mm × L40mm
M ：2FO、4FO φ 10mm × L40mm
8FO φ 10mm × L50mm

L ：12FO φ 13mm × L70mm（*1）：シングルモードファイバ（SR15E）は 2 心、4 心、8 心のみ
マルチモードファイバは 2 心、4 心のみ（*2）：マルチモードファイバは PC 研磨のみ（* 3） ：製品長の公差 0.5m ≦ L1 ≦ 2.0m：+0.05m、-0 / L2 ≦ 1m：+0.1m/-0 / 1m ＜ L2 ≦ 10m：+10%、-0 / 10m ＜ L2 ≦ 50m：+1m、-0
両端分岐タイプの場合、2-4FO-SM-FSC/SPC/1M-5M-FSC/SPC/1M-S の様になります。

17

光コネクタ
光コネクタ付きシース

コード集合型ケーブル■ 両端コネクタ付き

テンションメンバ被覆

単心光コネクタテンションメンバ❸❹❻❼

コード集合型ケーブル

光ファイバコード

テンションメンバ❶
テンションメンバ
光ファイバコード❺ L1（m）❽ L2（m）

❷（
L m）

2心

4心

No.
型番例
コネクタ 1 コネクタ 2 ファイバ ケーブル形状 シース色 コード色
心数
概要（シース色／コード色）
平型
茶
黄
1
2、4
両端 SC コネクタ付き SM（R15）コード集合平型ケーブル（茶／黄）2 FR-OGCE SR15 ×○C-□-SC/SPC/1-SC/SPC/1-EE SC/SPC SC/SPC SM（R15） 丸型
茶黄6、8、12、16、24 両端 SC コネクタ付き SM（R15）コード集合丸型ケーブル（茶／黄）3
丸型
黄黄2、4、8、12、24 両端 SC コネクタ付き SM（R15）コード集合丸型ケーブル（黄／黄）
4
平型
茶
若草
2、4
両端 SC コネクタ付き OM2 コード集合平型ケーブル（茶／若草）
5 FR-OGCE MM50 ×○C-□-SC/PC/1-SC/PC/1-EE SC/PC
SC/PC
MM50
丸型
茶
若草 8、12、16、24、32 両端 SC コネクタ付き OM2 コード集合丸型ケーブル（茶／若草）
6
丸型
若草
若草
2、4
両端 SC コネクタ付き OM2 コード集合丸型ケーブル（若草／若草）7
平型
2、4
アクア アクア
両端 SC コネクタ付き OM3 コード集合平型ケーブル（アクア／アクア）
MM10G/
FR-OGCE MM10G/300 ×○C-□-SC/PC/1-SC/PC/1-EE SC/PC
SC/PC
300
8
丸型
4、8、12、24 両端 SC コネクタ付き OM3 コード集合丸型ケーブル（アクア／アクア）
アクア アクア 2、※：○に心数、□に全長（m）を指定してください。
※：型番の他に、ケーブル形状、シース色、コード色もご指定ください。

型番例：FR-OGCE SR15×4C−10−SC/SPC/1−SC/SPC/1−E E❶❶❷❸（巻き始め端）❻（巻き終り端）❷

コード集合型
光ケーブル品名（例）FR-OGCE SR15 ×○ C
FR-OGCE MM50 ×○ C
FR-OGCE MM10G/300 ×○ C
（*1）

製品長
L（*2）
メートル表示全長（3m 以上）コネクタ種類SC ：SC
SC2：SC2LC ：LCMU ：MUFC ：FC❸❹❺❹（巻き始め端）❼（巻き終り端）

研磨種類（*3）
PC ：PC 研磨
SPC ：SPC 研磨
UPC ：UPC 研磨
APC ：APC 研磨（SC、FC のみ）❻❼❺ L1：（巻き始め端）❽ L2：（巻き終り端）

口出し長
（*4）
メートル表示（0.3m 以上）❽

❾ ❿❾（巻き始め端）❿（巻き終り端）
端末処理(*6)

E ：E 処理C ：C 処理
B ：B 処理
P ：P 処理（*5）
N ：N 処理（*5）（* 1）：○は心数、SR15、MM50、MM10G/300 などは使用されている光ファイバの種類を示します。
（* 2）：製品長の公差 3m < L ≦ 10m：+10%、-0 / 10m < L ≦ 50m：+1m、-0 / 50m < L：+2%、-0（*3）：マルチモードファイバは PC 研磨のみ（* 4）：口出し長の公差 L1、L2 ≦ 1m：+0.1m、-0 / 1m < L1、L2：+0.2m、-0 TM を残し、口出し長は心線と荷姿に応じて段差付きとなります。
（* 5）：片端コネクタ付きの場合で、コネクタ無し端の処理。P 処理：引張端末処理、N 処理：キャップ＋テープ巻きまたはテープ巻き ➡技術資料 p.73 参照（*6）：片端末処理の型番は表示を省略する場合があります。

■ コード集合ケーブル仕様表
平型
心数
テンションメンバサイズ
外径（約）（mm）
概算質量（kg/km）
ケーブル許容張力（N）

SM
色（*）

MM

SR15

4
1/0.7
11 × 5.5
55
140

2
1/0.7
6
30
140

4
1/0.7
6
30
140

6
1/0.7
7
45
140

茶／黄

茶／黄

黄／黄

黄／黄

茶／黄

MM50
茶／若草
茶／若草
若草／若草
若草／若草
MM10G/300 アクア／アクア アクア／アクア アクア／アクア アクア／アクア（*）：シース色／コード色

18

丸型

2
1/0.7
6.5 × 3.530
140を示します。

－
－

8
1/0.7
8
55
140

12
1/1.0
11
90
290

茶／黄
または
黄／黄
茶／若草

茶／黄
または
黄／黄
茶／若草

アクア／アクア アクア／アクア

16
1/1.0
13
125
290

24
1/1.0
12
110
290

32
1/1.2
15
160
440

茶／若草

茶／黄
または
黄／黄
茶／若草

茶／若草

－

アクア／アクア－茶／黄－光コネクタ
光コネクタ付き層型ケーブル

テンション
メンバ■ 両端コネクタ付き

0.9mm光ファイバ心線

シース

単心光コネクタテンションメンバ❸❹❻❼

テンションメンバ被覆❶■ 層型ケーブル仕様表❺ L1（m）

❽ L2
（m）

❷（
L m）

コネクタ 1 コネクタ 2

ファイバ

心数

仕上外径約
（mm）

1 ～ 10
11、12

9.5
10

No.

型番例

ケーブル形状 シース色 コード色

1

OGNLAP SM ×○C-□-SC/SPC/1-SC/SPC/1-EE

SC/SPCSC/SPC

SM（R30）

丸型

黒

黄

2

EMFR-OGNLAP MM50 ×○C-□-SC/PC/1-SC/PC/1-EE

SC/PC

SC/PC

MM50

丸型

黒

若草

3

EMFR-OGNLAP MM10G/300 ×○C-□-SC/PC/1-SC/PC/1-EE

SC/PC

SC/PC

MM10G/300

丸型

黒

若草

概算質量（g/m）

OGNLAP
80
85

EMFR-OGNLAP
90
100

心数

概要
両端 SC コネクタ付き SM 層型ケーブル・
4、8、12
補強コード
両端 SC コネクタ付き OM2 層型ケーブル・
2、4、6、8、12
補強コード・難燃

2、4、6、8両端 SC コネクタ付き OM3 層型ケーブル・
補強コード・難燃※：○に心数を指定してください。□に全長（m）を指定してください。

型番例：OGNLAP SM×4C−10−SC/SPC/1−SC/SPC/1−E E
❶

❶

❷

❷

層型光ケーブル品名（例）

OGNLAP SM ×○ C
EMFR-OGNLAP MM50 ×○ C
EMFR-OGNLAP MM10G/300 ×○ C

（*1）

製品長
L（*2）
メートル表示全長（3m 以上）❸❸（巻き始め端）❻（巻き終り端）
コネクタ種類SC：SC
SC2：SC2
FC：FC

❹

❺

❹（巻き始め端）❼（巻き終り端）

研磨種類（*3）
PC：PC 研磨
SPC：SPC 研磨
UPC：UPC 研磨
APC：APC 研磨（SC、FC のみ）

❻

❼

❽

❾ ❿

❺ L1：（巻き始め端）❽ L2：（巻き終り端）

口出し長
（*4）
メートル表示（0.3m 以上）❾（巻き始め端）❿（巻き終り端）
端末処理(*6)

E：E 処理C：C 処理B：B 処理P：P 処理（*5）
N：N 処理（*5）（* 1）：○は心数、SM(=R30)、MM50、MM10G/300 などは使用されている光ファイバの種類を示します。
（* 2）：製品長の公差 3m < L ≦ 10m：+10%、-0 / 10m < L ≦ 50m：+1m、-0 / 50m < L：+2%、-0（*3）：マルチモードファイバは PC 研磨のみ（* 4）：口出し長の公差 L1 または L2 < 1m：+0.1m、-0 / 1m < L1 または L2：+0.2m、-0 TM を残し、口出し長は心線と荷姿に応じて段差付きとなります。
（* 5）：片端コネクタ付きの場合で、コネクタ無し端の処理。P 処理：引張端末処理、N 処理：キャップ＋テープ巻きまたはテープ巻き ➡技術資料 p.73 参照（*6）：端末処理の型番は表示を省略する場合があります。

ウルトラフレキシブルケーブル

SR7.5

®
（3mm）
■ マゲつよ ® は、宅内などへの布設に最適なケーブルです。
■ 許容曲げ半径が R7.5mm の曲げ特性に優れたファイバを採用しています。
■ シャッタ付き SC コネクタを採用し、コネクタを外した状態ではシャッタが閉まり信号光の漏れを防ぎます。
■ 両端シャッタ内蔵 SC コネクタ付きのみ。

光ファイバ心線
抗張力繊維
ノンハロゲン難燃シース①未接続時②アダプタ接続時項目
心数（心）標準外径（mm）

マゲつよ（3mm）

難燃特性

JIS C 3005 傾斜試験 適合
7.5

1
φ3

許容曲げ半径（mm）
ファイバ種
適合コネクタ
研磨
透過損失(totalloss)（dB）※説明のためシャッタが開いた状態を掲載していますが、アダプタ接続時
以外は①の状態でシャッタは閉じています。

曲げ強化型石英光ファイバ
SCS（シャッタ付き SC）

SPC
1.0 以下(SM@λ=1550nm)
40 以上
JIS C 5973

反射減衰量（dB）
準拠規格

型番

シース色

概要

FSCS-2PS-SPC-1.5M-MAGETSUYO3
FSCS-2PS-SPC-3M-MAGETSUYO3
FSCS-2PS-SPC-5M-MAGETSUYO3

白
白

両端シャッタ内蔵 SC コネクタ付きマゲつよ（3mm）ケーブル（1.5m）
両端シャッタ内蔵 SC コネクタ付きマゲつよ（3mm）ケーブル（3m）白両端シャッタ内蔵 SC コネクタ付きマゲつよ（3mm）ケーブル（5m）19光コネクタ

低摩擦・高強度リボンコード■ シース材料に低摩擦且つ高強度タイプの樹脂を使用、外傷による損傷がおこりにくくなると共に撤去時にコード収容部からコードを引き抜き易くなります■ SM ファイバには曲げ特性に優れた FutureGuide ® BIS-B(SR7.5）を使用、運用中に誤ってコードを小さく曲げた場合でも損失増大しにくいことから、安心して作業ができます。
FutureGuide®
低摩擦高強度難燃 PE シース（SM: 黄、MM10G/300: アクアグリーン）

BIS-B

光ファイバ心線

2mm

抗張力繊維

2mm

4.2mm

型番例：DXLC−2PS−SPC−3M−HS−BIS−B−2SR−X
❶

❶

❷

❷

コネクタ品名（*1） 片端・両端 ファイバ種別

FSC ：SCFLC ：LCDXSC：Duplex SC
DXLC：Duplex LC

シングルモード
1PS：片端
2PS：両端❸❸研磨方法（*2）❹❺❹

製品長（*3）メートル単位PC ：PC 研磨（1.5m 以上）
SPC：SPC 研磨
UPC：UPC 研磨
APC：APC 研磨（SC のみ）❺

ファイバ種別＆コード形状

HS-BIS-B-2SR：❻

極性

X ：クロス接続

2 心リボン高強度低摩擦コード SR7.5 ST：ストレート接続（*）両端 Duplex コネクタの場合に（*1）：両端に異なるコネクタが付く場合 FSC/FLC のように表記してください。
（*2）：両端が異なる研磨の場合 PC/SPC のように表記してください。
（* 3）：製品長の公差 1.5m < L ≦ 10m：+10%、-0 / 10m < L ≦ 50m：+1m、-0
標準分岐長：0.5m（短尺品はお問い合わせください）
シングルモードファイバ単心タイプ、マルチモードファイバ 2 心リボンタイプも対応可能です。詳しくはお問い合わせください。

20❻

のみ御指定ください。

光コネクタMPO ケーブリングシステム

12MPO コネクタを用いたケーブリングシステム
高速・大容量伝送

高性能な光ファイバを用いることで、10GbE に対応するだけでなく、将来使用する 40GbE や 100GbE への移行もスムー
ズに行えます。

短時間施工

フジクラのデータセンタ用光ケーブリングシステムは、すべて光コネクタ付けされています。このため、製品を光コネクタでつなくだけで光ケーブリングシステムを構築できるため、短時間で施工することができます。

高信頼性

フジクラの製品はすべて厳密に管理された工場で加工・組立されます。データセンタ内では、光ファイバを直接触れる作業が無いため、非常に信頼性の高い光ケーブリングシステムを構築できます。

高性能

広帯域なマルチモード光ファイバを用いることで、伝送距離を拡張できます。10GBASE-SR の場合、OM3 で最大300m、OM4 では 400m まで伝送可能です。

高密度

12MPO コネクタを用いたトランクケーブルで配線ボリュームを大幅に減らすことができます。また、パッチパネル

緊急処置

万が一、光ケーブルリングシステムでケーブルが損傷するトラブルが発生しても、融着型現場組立光コネクタ"FuseConnect ®"を用いれば、素早い復旧が可能です。

はモジュールタイプとして高密度実装が可能なデザインを採用しています。

＊ MPO コネクタの極性については、お問い合わせください。

光パッチコード

MPO / LCコネクタ
モジュール

19インチラックモジュール実装型
パッチパネル

SwitchMPO / LCコネクタ
光パッチコードモジュール

Serverモジュール実装型
パッチパネル

トランクケーブル

10GbE から 40GbE への移行がスムーズに行えます。

MPO

MPOパネル

パッチコード19インチラックモジュール実装型
パッチパネル

Switch（40G）

MPOパネル
MPO

パッチコードモジュール実装型
パッチパネル

トランクケーブル

Server（40G）21

光コネクタMPO ケーブリングシステム

光パッチパネル＆コネクタモジュール■ メインディストリビューションエリアをはじめとして、各エリアへ設置し回線の構成を行います。
■ モジュールタイプからアダプタパネルタイプまで、多様なラインナップを揃えております。
■ パッチパネル内の接続は全てコネクタ接続のため、信頼性が高く効率の良い光配線システムを構築できるだけでなく、設置工事が短期間で容易に行えます。
■ 各種トランクケーブル、パッチコードと組み合わせてご使用ください。

パッチパネルシャーシ＆モジュール■ シャーシ内へのモジュールの高密度実装と、コネクタ挿抜の作業性を重視した
設計■ トランクケーブル側には多心の 12MPO コネクタを採用、パッチコード側にはLC コネクタと SC コネクタの選択が可能■ ひとつのモジュールで A 配線、B 配線両方の配線方式に対応■ パッチパネルシャーシ
FBC514P-「」

FBC514P-1U

設置タイプ

2U
19 インチラック（EIA 規格）

接続形態
ケーブル導入方向

コネクタ＋（モジュール）＋コネクタ
背面（左右）

ケーブル導入数
モジュール実装数
色
寸法（mm）

1U

Max. 6Max. 3Max. 6Max. 6

4U

Max. 12Max. 12

黒W482.6 × H43.7 × D360 W482.6 × H88.1 × D360 W482.6 × H177 × D400

■ モジュール
FBC514M-「」
コネクタタイプ
接続損失（dB）

24LC-SMFBC514M-「」

12SC-SM

コネクタタイプ
接続損失（dB）

FBC514M-24LC-SMFBC514MA-2MPO

24LC-MM
24LC-LMLC Duplex：12 個、MPO（ピン有り）：2 個
Max. 1.3
Max. 0.9
Max. 0.5
12SC-MM
12SC-LMSC Duplex：6 個、MPO（ピン有り）：1 個
Max. 1.3
Max. 0.9
Max. 0.5

FBC514MA-「」

2MPO
MPO : 2 個アダプタタイプ

アダプタパネル＆コード収容トレイ■ アダプタパネルとコード収容トレイを組み合わせて使用■ LC、SC、MPO コネクタに対応■ アダプタパネル

FBC514A-48LC-BLFBC514A-「」
設置タイプ
アダプタタイプ
色
寸法（mm）

48LC-aa
LC Duplex：24 個

24SC-aa
19 インチラック（EIA 規格）
SC Duplex：12 個

W482.6 × H43.7 × D10 （アダプタ含まず）■ コード収容トレイ

FBC514T-02

22

設置タイプ
ケーブル導入色
寸法（mm）

MPO：12 個

黒※ aa: アダプタ色 / BL：青、GR：緑、BG：ベージュ

FBC514T-「」

12MPO

02
19 インチラック（EIA 規格）
前背面左右：各 2（計 8）黒W482.6 × H43.7 × D360

光コネクタ

MPO コネクタ■ MT フェルールを使用した多心一括接続型コネクタです。24 心タイプもラインナップ
しております。多心コネクタでありながら、低損失も実現しております。
■ 12 心 MPO コネクタ
ファイバ

シングルモード（OS2）

マルチモード（OM3、OM4）

心数

12
1.0dB 以下
0.35dB 以下
55dB 以上
斜め PC

120.6dB 以下
0.2dB 以下

ファイバ

シングルモード（OS2）

マルチモード（OM3、OM4）

心数

24
1.0dB 以下
0.35dB 以下
55dB 以上
斜め PC

24
0.75dB 以下
0.35dB 以下

標準グレード低損失グレード
反射減衰量
研磨方法

接続損失
（対マスタ）－
直角 PC

MPO コネクタ■ 24 心 MPO コネクタ

標準グレード低損失グレード

接続損失（対マスタ）

反射減衰量
研磨方法

－
直角 PC

24MPO コネクタ付きトランクケーブル / パッチコードについても対応しておりますのでご相談ください。

24MPO コネクタ

トランクケーブル

テンションメンバ

PUSH

OUT

PUSH

OUT

PUSH
PUSH

OUT

❿

OUT

光ファイバケーブル ❷ ❸ ❹

PUSH

OUT

PUSH

OUT

PUSH

OUT

PUSH

OUT

PUSH
PUSH

OUT

PUSH

OUT

❹❻
PUSH

OUT

サブユニット

抗張力繊維

48心ケーブル

OUT

サブユニット

引き裂き紐

抗張力繊維

■ MPO-MPO❹❺

ケーブル外被サブユニット

12心ケーブル

MPO コネクタ

サブユニット

ケーブル外被■ データセンタ内の架間、ルーム間をつなぐためのトランクケーブルです。
MPO、単心コネクタなどを取り付けた形で納入いたします。設置環境に応じて牽引端、リール梱包に対応します。

トータル条長 Lm
800mm■ MPO- 単心コネクタ（ファンアウト）

単心コネクタ
コネクタタイプ：型番にて指定

12MPO コネクタ
サブユニット❹❺❷❸❹
光ファイバケーブル

分岐部

PUSH

OUT

❹❻

800mm

L1(指定長) ❽

300mm

10

トータル条長 Lm■ 単心コネクタ（ファンアウト）- 単心コネクタ（ファンアウト）
単心コネクタ単心コネクタ

コネクタタイプ：型番にて指定

コネクタタイプ：型番にて指定

分岐部

❹❺

❹❻

光ファイバ
ケーブル
サブユニットL1(指定長) ❼

300mm

❷❸❹

10

300mm

L1(指定長) ❽トータル条長 Lm

23光コネクタトランクケーブル
型番例：FJ−■−■ ■■ ■ ■■■ ■■■−■■ ■ M ■■■ ■
❶

❶

❷

極性

ケーブル
（TIA-568-C.3） タイプ

A：A 配線 /

❷

❸

❸

❹

ファイバ種別＆被覆色

心数

K：トランク SY ： SM 、 OS2 、 2：2 心
ケーブル
黄色
4：4 心
（難燃グレー LA ： M M50u m 、 6：6 心
ド：Plenum） OM3-BIF、アクア 8：8 心CA ： M M50u m 、 C：12 心OM4-BIF、アクア D：24 心（※）BIF：曲げ強 E：36 心化型ファイバ
F：48 心Method A❹❺❺❻
コネクタ種別

❻

❼ ❽

❼❽

❾

ファンアウト
部長さ L1、L2

72,96,144心ケーブルについては
お問い合わせください❿❿

牽引端 /Pulling Eye

1111

トータル条長（3 桁 梱包形態（束巻にて表示のこと） き / リール巻き）

MPF：12MPO（ピン無し）
A：MPO の場合 A：牽引端無し
001：1mC：束巻き（固定長） B：片端 牽引端有り（*1）
MPM：12MPO（ピン有り）
010：10m
R：リール巻きLPF：低ロス 12MPO（ピン無し） B：500mm
C：両端 牽引端有り
100：100m
LPM：低ロス 12MPO（ピン有り） C：1000mm （*1）B の場合の取付優先順位 公差
第一優先：コネクタ無側 L ≦ 10m：+10%、-0
SSC：Simplex SC（PC）
D：1500mm
第二優先：MPO 側
10m＜L≦50m：+1m、-0
SSA：Simplex SC（APC）
E：2000mm
第三優先：単 心 コ ネ ク タ 50m ＜ L：+2%、-0
SLC：Simplex LC（PC）側（*2）（※）最小条長
UCO：コネクタ無し（*1）PC：SM の場合、UPC とな（ ※ ）コ ネ ク タ 取ります
り付けされるファ（*2）2 連コネクタ（Duplex Type）
イバ心数を示す。
の対応については配線構成の確認が必要ですので、別途お問い合わせください。

■ 在庫：下記ケーブルについては常時在庫があり、短納期にて結線し出荷することが可能です。
12 心 …… OS2（SM）、OM3、OM4
24 心 …… OS2（SM）、OM3、OM4
48 心 …… OS2（SM）、OM3、OM4❾（*2）単 心 コ ネ ク タ の 場 合、 MPO-MPO：3m 以上
MPO- 単 心 コ ネ ク タ：
取付可能な最大心数
7m 以上
LC：48c 以下
単心コネクタ - 単心コ
SC：24c 以下
ネクタ：10m 以上

ご注文 型番例

FJ-A-KLADMPFMPF-AABM040C

A 配線、トランクケーブル、Plenum、OM3-BIF、アクア、24 心、MPO（ピン無し）-MPO（ピン無し）、牽引端（片端）、40Meter、束巻き

FJ-A-KSYFSSCSLC-CCAM060R

A 配線、トランクケーブル、Plenum、OS2、黄色、48 心、Simplex SC/PC-Simplex LC/PC、単心分岐長1000mm-1000mm、牽引端なし、60Meter、リール巻き指定可能なトランクケーブルの詳細 （注文時のオプションなど）■ トランクケーブルの構造
テンションメンバ

抗張力繊維

サブユニット

光ファイバ素線

ケーブル外被引き裂き紐

外被12心サブユニット

抗張力繊維

24、48心ケーブル

ケーブル外被種類
心数

サブユニット

抗張力繊維

トランクケーブル

12
24
24、48
4.5
4.5 × 7.4
9.7
外径約（ｍｍ）
22
33
80
概算質量（kg/km）
シース色
OS2：黄色 OM3 ／ OM4：アクア
Plenum（OFNP UL910）
難燃性

ケーブル外被サブユニット

12心ケーブル■ トランクケーブルの仕様
現行のコード集合型ケーブルに比べて細径であり、多心数の配線時に省スペース化を実現します。
3mm のサブユニット（コード）に 12 心を収納し、MPO コネクタとの組み合わせに最適なケーブルです。

24心ケーブル※ 24 心ケーブル（4.5 × 7.4mm）は、在庫が終了次第、順次、丸形（外径 9.7mm）に切り替えの予定です。

■ リール
木質ボードと紙管の胴部で構成されたリールです。ボルトとナットにて組み立てられており、使用後、現地で分解して廃却が可能です。データ
センタのサーバルーム内への持ち込みも容易なコンパクトサイズ（ツバ径 44cm および 60cm タイプ）です。木くずが出にくい材質のため、サーバルーム内での使用も問題ありません。

リール外観例■ 牽引端
各心数、コネクタ数量に合わせて牽引端の外径は 30 ～ 50mm になります。また、牽引端の長さはコネクタ分岐長と数量により変わります。

牽引端取付例■ 極性
A 配線形態のみ記載となりますが、B 配線、Duplex タイプの SC、LC コネクタを希望される場合は別途ご相談ください。

24

光コネクタMPO ケーブリングシステム用光コネクタ付きパッチコード

抗張力繊維■ データセンタ内の架内や短い距離をつなぐためのパッチコードです。
MPO、単心コネクタなどを取り付けた形で納入いたします。

光ファイバ素線

抗張力繊維
光ファイバ心線■ Simplex コネクタ

外被

外被

単心コネクタ ❶ ❹12心丸型コード❹ ❷ 単心コネクタ
光ファイバコード

1

1

2

2

Lm ❺

■ Duplex コネクタ

※極性について両端 Duplex コネクタの場合、極性があります。ご注文の際には下記の２つの極性（X：クロス接続、ST：ストレート接続）のどちらかを選び、品名に加えてください。

❹ ❷ 単心コネクタ（2連タイプ）

単心コネクタ（2連タイプ）❶ ❹

A

B
A

Ｐ１

B

光ファイバコード

Ｐ２

記号
Lm ❺

X

❹ ❷ 単心コネクタ（2連タイプ）

単心コネクタ（2連タイプ）❶ ❹ST

光ファイバコード

❻❼❽

B

Lm ❺

光ファイバコード

MPOコネクタ ❶
PUSH

OUT

PUSH

ＭＰＯ１

ST：ストレート接続
MPO1
MPO2
Port NO. Port NO.
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12

❷ MPOコネクタ

❻❼❽

OUT

■ MPO コネクタ

ＭＰＯ２

Lm ❺
MPO端面のPort NO.
Port1

Key

性

To：P2
B
A
A
B

※極性について両端 MPO コネクタの場合、極性があります。ご注文の際には下記の２つの極性（X：クロス接続、ST：ストレート接続）のどちらかを選び、品名に加えてください。

Ｐ２

A

Ｐ２

極

From：P1
A
B
A
B

Port12

白マーク

X：クロス接続MPO1
MPO2
Port NO. Port NO.
1
12
2
11
3
10
4
9
5
8
6
7
7
6
8
5
9
4
10
3
11
2
12
1

型番例：■ / ■ − 2P■ − ■ − ■M −（■ −）■ − ■❶❶❷コネクタタイプ

FSC：Simplex SC
FLC：Simplex LC
DXSC：Duplex SC
DXLC：Duplex LC
12MPOF：12MPO（ピン無し）

12MPOM：12MPO（ピン有り）

P12MPOF：低ロス 12MPO（ピン無し）

P12MPOM：低ロス 12MPO（ピン有り）■両端が同じコネクタの場合、/ ❷は省略可能

❷

❸

❸

ファイバ
種別

❹

❺

❹

❺

研磨方法

製品長

メートル単位（0.7m 以上）
公差UPC
L ≦ 10m：+10%、-0
APC（SC のみ）
両端が異なる研磨の 10m＜L ≦50m：+1m、-0
場合、PC/SPC のように表記してください
MPO の場合は省略

無記入：MM PC
SPC
S：SM

❻

❼

❻

難燃性またはオプション
設定（省略可）無記入：PVC、難燃指定
なし
RS：Riser グレード
PL：Plenum グレード
12 心 丸 型 3mm コ ー ド
は Plenum グレードとな
ります（SM は斜め PC 研磨、
MM は 直 角 PC 研 磨になります）❽❼❽

ファイバ種別 & コード形状

極性

SMC-S：単心 2mm コード、SM
X：
クロス接続
SR15EC-S：単心 2mm コード、SR15E SM
SMC-2SR：2 心リボン 2mm コード、SMST：
ストレート接続
SR15EC-2SR：2 心リボン 2mm コード、SR15E SM
OM3C-2SR：2 心リボン 2mm コード、50um MM、OM3 （*）両 端 Duplex
OM4C-2SR：2 心リボン 2mm コード、50um MM、OM4 コネクタおよびMPO コネクタの
SMCx12C：12 心丸型 3mm コード、SM
OM3Cx12C：12 心丸型 3mm コード、50um MM、OM3 場合のみご指定
OM4Cx12C：12 心丸型 3mm コード、50um MM、OM4 ください

ご注文 型番例

DXLC-2P-PC-3M-RS-OM3C-2SR-X

両端 DuplexLC コネクタ付き OM3、2 心リボンコード、Riser グレード、水色、DXLC-DXLC、3m、クロス接続

12MPOF-2PS-2M-PL-SMCx12C-ST
MPO
SM 12
PlenumMPO
両端コネクタ付きストレート接続、

心コード、

グレード、黄色、（ピン無し）-MPO（ピン無し）
、2m、

25

光コネクタ
現場組立光コネクタ

メカニカルスプライスタイプ FAST® シリーズ
FAST®-SC FAST®-LC コネクタ
■ メカニカルスプライスの技術を応用した光ファイバの基本工具と簡単な治具で組み立てられる現場組立光コネクタです。

■ 0.25mm 素線、0.9mm 心線用■ インドアケーブル、ドロップケーブル用

FAST（N）-SC-SM-UNI/OO（組立前） FAST-SC-SM-UNI/OO（組立後）FAST（N）-SC-SM-UNI/GT（組立前）

FAST（N）-SC-SM-UNI/GT（組立後）■ 0.25mm 素線、0.9mm 心線用

FAST-LC-GI5-UNI/00（組立前）

光ファイバ 研磨方式

FAST-LC-GI5-UNI/00（組立後）

SM
SM
MM50
MM62.5
MM10G■ コード用

SPC
APC
PC
PC
PC

FAST-SC
FAST-LCFAST-ST
FAST（N）-SC-SM-UNI/00-BL/BL
FAST-LC-SM-UNI/00-BL/BK
FAST-ST-SM-UNI/00-BL/BK
FAST（N）-SC-APC-SM-UNI/00
FAST-SC-GI5-UNI/00-BK/BK FAST-LC-GI5-UNI/00-BK/BK FAST-ST-GI5-UNI/00-BK/BK
FAST-SC-GI6-UNI/00-BG/BK FAST-LC-GI6-UNI/00-BG/BK FAST-ST-GI6-UNI/00-BG/BK
FAST-SC-10G-UNI/00-AQ/BK FAST-LC-10G-UNI/00-AQ/BK FAST-ST-10G-UNI/00-AQ/BK■ 2mm コード、3mm コード用
光ファイバ 研磨方式

FAST-SC-SM-09/CO（組立前）

SM
SM
MM50
MM62.5
MM10G

FAST-SC-SM-09/CO（組立後）FAST-SC
FAST-SC-SM-09/CO
FAST-SC-APC-SM-09/CO
FAST-SC-GI5-09/CO
FAST-SC-GI6-09/CO
FAST-SC-10G-09/CO

SPC
APC
PC
PC
PC

FAST-LCFAST-LC-SM-09/CO
FAST-LC-APC-SM-09/CO
FAST-LC-GI5-09/CO
FAST-LC-GI6-09/CO
FAST-LC-10G-09/CO

FAST-ST
FAST-ST-SM-09/CO
FAST-ST-GI5-09/CO
FAST-ST-GI6-09/CO
FAST-ST-10G-09/CO■ インドアケーブル（2 × 1.6mm）、ドロップケーブル（2 × 3mm）用
光ファイバ 研磨方式

FAST-LC-SM-09/CO（組立前）

FAST-LC-SM-09/CO（組立後）

SM
SM

SPC
APC

FAST-SC
FAST（N）-SC-SM-UNI/GT
FAST（N）-SC-APC-SM-UNI/GT

FAST-LCFAST-LC-SM-LF/GT（*1）-

FAST-ST-（*1）：インドアケーブル（2 × 1.6mm）のみ対応

型番例：FAST（N）−SC−SM−UNI/00−BL/BL
❶

❷

❸

❹

FAST−LC−GI5−UNI/00−BK/BK
❶

❷

❶

❸

❹

❷

コネクタ形式：SC コネクタSC
SC-APC：SC コネクタ・APC 研磨：LC コネクタ
LC
LC-APC ：LC コネクタ・APC 研磨：ST コネクタST❸

光ファイバ種類

SM ：SM
GI5 ：MM50
GI6 ：MM62.5
10G：MM10G❹

タイプ・適用ケーブル

UNI/00 ：0.25 素線、0.9mm 心線兼用
09/CO ：2mm、3mm コード用（0.9mm 心線）
UNI/GT：2 × 1.6mm、2 × 3mm 兼用
LF/GT ：2 × 1.6mm 用

ハウジング色 / ブーツ色
（素線、心線用のみ）
BL ：青
BK ：黒
BG ：ベージュ
AQ ：水色FAST（N）の（N）は、"クサビ誤抜防止カバー付き"を示しますが、コネクタの種類で決まっていますのでお客様で選択いただけません。
FAST
適用形状
形状範囲
適用ファイバ
コネクタ形式
研磨方式
ハウジング色
接続損失

反射減衰量
引留力
温度範囲

0.25mm 素線／ 0.9mm 心線
240 ～ 265µm
850 ～ 950µm
SM、MM50、MM62.5、MM10G
SC、LC、ST
SPC（SM）、APC（SM）、PC（MM）、緑（SM・APC 研磨）、
青（SM・SPC 研磨）、ベージュ（MM62.5）、水色（MM10G）
黒（MM50）0.5dB 以下（SM・SPC 研磨）
0.6dB 以下（SM・APC 研磨）
0.4dB 以下（MM）
40dB 以上（SM・SPC 研磨）
50dB 以上（SM・APC 研磨・直角カット）
60dB 以上（SM・APC 研磨・斜めカット）
3N 以下（印加時 変動 0.2dB 以下）
ー 40 ～ 75℃（0.25mm 素線）
0 ～ 50℃（0.9mm 心線※）

φ 2mm コード／φ 3mm コード
内部が 0.9mm 心線

SM、MM50、MM62.5、MM10G
SC、LC、ST
SPC（SM）、APC（SM）、PC（MM）
青（SM・SPC 研磨）、緑（SM・APC 研磨）、、ベージュ（MM62.5）、水色（MM10G）
黒（MM50）0.5dB 以下（SM・SPC 研磨）
0.6dB 以下（SM・APC 研磨）
0.4dB 以下（MM）
40dB 以上（SM・SPC 研磨）
50dB 以上（SM・APC 研磨・直角カット）
60dB 以上（SM・APC 研磨・斜めカット）
68.6N 以下
0 ～ 50℃※組立工具セットは p.30 に掲載しています。コネクタの種類によって組立に必要な工具が異なりますので、詳細はお問い合わせください。
※0.9mm 光ファイバ心線は、熱可塑性樹脂のものをご使用ください。

26

インドアケーブル／ドロップケーブル

3.1 ± 0.2mm × 2.0 ± 0.2mm（ドロップ）
2.0 ± 0.1mm × 1.6 ± 0.1mm（インドア）
SM
SC、LC（インドアのみ）
SPC（SM）、APC（SM）
青（SM・SPC 研磨）、緑（SM・APC 研磨）

0.5dB 以下（SM・SPC 研磨）
0.6dB 以下（SM・APC 研磨）
40dB 以上（SM・SPC 研磨）
50dB 以上（SM・APC 研磨・直角カット）
60dB 以上（SM・APC 研磨・斜めカット）
20N 以下（印加時 変動 0.2dB 以下）
ー 40 ～ 75℃

光コネクタ
現場組立光コネクタ

融着接続タイプ FuseConnect® シリーズ
FuseConnect® シリーズ
■ 融着接続機 *1 を使用して組み立てる、まさに融着品質の現場組立光コネクタです。
■ 低反射が要求される箇所にもご使用いただけます。

■ QA タイプ①

部品構成例 ③

パッケージ例 ②

カップリング

融着補強スリーブ②③④

ブーツユニット

コネクタホルダ *2■ 0.9mm 心線用■ SF タイプ

⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

光ファイバ

研磨方式

SM
SM
MM50
MM62.5
MM10G

UPC
APC
PC
PC
PC

■ SC コネクタ ■ LC コネクタ ■ FC コネクタ ■ ST コネクタ
FuseConnect-LC-SF
FuseConnect-FC-SF
FuseConnect-ST-SF⑧
FC-SF-SM-09
ST-SF-SM-09
LC-SF-SM-09 ●⑨
FC-SF-APC-09
LC-SF-APC-09 ●LC-SF-GI5-09
FC-SF-GI5-09
ST-SF-GI5-09
LC-SF-GI6-09
FC-SF-GI6-09
ST-SF-GI6-09⑩
FC-SF-10G-09
ST-SF-10G-09
LC-SF-10G-09 ●FuseConnect-SC-SF
SC-SF-SM-09
SC-SF-APC-09
SC-SF-GI5-09
SC-SF-GI6-09
SC-SF-10G-09■ 2mm コード、3mm コード兼用
光ファイバ

研磨方式

SM
SM
MM50
MM62.5
MM10G

UPC
APC
PC
PC
PC

FuseConnect-SC-SF⑤
SC-SF-SM-20/30 ●⑥
SC-SF-APC-20/30 ●SC-SF-GI5-20/30
SC-SF-GI6-20/30
SC-SF-10G-20/30

FuseConnect-FC-SF
FC-SF-SM-20/30
FC-SF-APC-20/30
FC-SF-GI5-20/30
FC-SF-GI6-20/30
FC-SF-10G-20/30■ 2mm コード用
光ファイバ

研磨方式

SM
SM
MM50
MM62.5
MM10G

UPC
APC
PC
PC
PC

FuseConnect-SC-QA①
SC-QA-SM-20 ●②
SC-QA-APC-20 ●SC-QA-GI5-20
SC-QA-GI6-20
SC-QA-10G-20

FuseConnect-LC-SF
LC-SF-SM-20 ●⑦
LC-SF-APC-20
LC-SF-GI5-20
LC-SF-GI6-20
LC-SF-10G-20

FuseConnect-SC-QA
SC-QA-SM-30
SC-QA-APC-30
SC-QA-GI5-30
SC-QA-GI6-30
SC-QA-10G-30

FuseConnect-LC-SF
LC-SF-SM-30
LC-SF-APC-30
LC-SF-GI5-30
LC-SF-GI6-30
LC-SF-10G-30

FuseConnect-LC-QA
LC-QA-SM-20 ●③
LC-QA-APC-20 ●④
LC-QA-GI5-20
LC-QA-GI6-20
LC-QA-10G-20

FuseConnect-ST-SF
ST-SF-SM-20
ST-SF-GI5-20
ST-SF-GI6-20
ST-SF-10G-20■ 3mm コード用

■ LFC / DC タイプ

⑪
⑫

光ファイバ

研磨方式

SM
SM
MM50
MM62.5
MM10G

UPC
APC
PC
PC
PC

FuseConnect-ST-SF
ST-SF-SM-30
ST-SF-GI5-30
ST-SF-GI6-30-■ インドアケーブル、ドロップケーブル用
光ファイバ

研磨方式

品番

SM
SM

UPC
UPC

SC-LFC
SC-DC

●
⑪
⑫
●

適用ケーブル
インドアケーブル用
ドロップケーブル用*1 フジクラ製（一部ご使用いただけない機種、設定が必要な機種がございます。詳細はお問い合わせください。）*2 フェルールに光ファイバを接着固定し先端を工場で研磨、光ファイバはカット済み、このまま融着機にセットできます。

型番例：FUSECONNECT−SC−QA−SM−20❶❶
コネクタ形式
SC：SC コネクタ
LC：LC コネクタ
FC：FC コネクタ
ST：ST コネクタ

タイプ
適用形状
形状範囲
適用ファイバ
コネクタ形式
研磨方式

ハウジング色

接続損失
反射減衰量

❷
タイプ

SF ：標準タイプ
QA ：コード用短ブーツタイプ
LFC：インドアケーブル用
DC ：ドロップケーブル用

❷

❸

❹

❸
ファイバ・研磨
SM ：SM・UPC 研磨
APC：SM・APC 研磨
GI5 ：MM50・PC 研磨
GI6 ：MM62.5・PC 研磨
10G：MM10G・PC 研磨❹
適用ケーブル
09 ：0.9mm 心線用
20 ：2mm コード用
30 ：3mm コード用
20/30：2mm、3mm コード兼用

FuseConnect
SF（SC、LC、ST、FC）
SF（SC、LC、ST、FC）、QA（SC、LC） SF（SC、LC、ST、FC）、QA（SC）
LFC
0.9mm 心線
φ 2mm コード
φ 3mm コード
インドア
内部が 0.9mm 心線
内部が 0.9mm 心線
2.0 ± 0.1mm × 1.6 ± 0.1mm
SM、MM50、MM62.5、MM10G
SM、MM50、MM62.5、MM10G
SM、MM50、MM62.5、MM10G
SM
SC、LC、ST、FC
SC、LC、ST、FC
SC、LC、ST、FC
SC
UPC（SM）、APC（SM）、PC（MM） UPC（SM）、APC（SM）、PC（MM） UPC（SM）、APC（SM）、PC（MM）
UPC（SM）
青（SM・UPC 研磨）
青（SM・UPC 研磨）
青（SM・UPC 研磨）
緑（SM・APC 研磨）
緑（SM・APC 研磨）
緑（SM・APC 研磨）
黒（MM50）
黒（MM50）
黒（MM50）青（SM・UPC 研磨）
ベージュ（MM62.5）
ベージュ（MM62.5）
ベージュ（MM62.5）
水色（MM10G）
水色（MM10G）
水色（MM10G）
0.4dB 以下（SM・MM）
0.4dB 以下（SM・MM）
0.4dB 以下（SM・MM）
0.4dB 以下（SM）
50dB 以上（SM・UPC 研磨）
50dB 以上（SM・UPC 研磨）
50dB 以上（SM・UPC 研磨）
50dB
以上（SM・UPC 研磨）
60dB 以上（SM・APC 研磨）
60dB 以上（SM・APC 研磨）
60dB 以上（SM・APC 研磨）

DCドロップ
3.1 ± 0.2mm × 2.0 ± 0.2mm

SM
SC
UPC（SM）
青（SM・UPC 研磨）

0.4dB 以下（SM）
50dB 以上（SM・UPC 研磨）※組立工具は p.29 に掲載しています。コネクタの種類によって組立に必要な工具が異なり、専用ホルダ、専用工具などが必要な場合ございます。
また、設定が必要な場合もございますので、詳細はお問い合わせください。

27

光コネクタ

FuseConnect® MPO■ 機械式融着補強部材型（組立前）■ 従来の現場組立光コネクタの簡易な作業性をそのままに、かねてより製品化が困難とされていた現場組立による 12 心の多心接続を実現しました。
■ 従来の現場組立コネクタと同様に接着剤、研磨作業が不要です。
■ 機械式融着補強部材（メカニカルクランプ）の採用により、融着作業に不可欠であった補強スリーブの加熱作業が不要となります。

ブーツユニット

ハウジングユニット■ MPO 12 心タイプ (SM 用）
項目
型番
コネクタタイプ／心数

FuseConnect-MPO-*-SM-**
MPO ／ 12 心ハウジング色適用光ファイバ
接続損失（対マスタ）

コネクタプラグユニット

緑SM
0.75dB 以下
55dB 以上
50N 以下（50N 印加時 0.3dB 以下）

反射減衰量
コード引留力機械式融着補強部材（メカニカルクランプ）*：Male（ピンあり）、Female（ピンなし）**：Cordage（コードタイプ φ3mm/12 心に適用します）、Ribbon（テープ心線タイプ 12 心に適用します）■ MPO 12 心タイプ (GI・MM 用）
（組立後）

項目

型番

コネクタタイプ／心数

FuseConnect-MPO-*GI5-**
MPO ／ 12 心ハウジング色適用光ファイバ
接続損失（対マスタ）

コードタイプ（ピンなし）

FuseConnect-MPO-*GI6-**
MPO ／ 12 心

FuseConnect-MPO-*MM10G-**
MPO ／ 12 心

黒

ベージュ

水色

GI 50/125

GI 62.5/125
0.5dB 以下

MM10G

反射減衰量
コード引留力－50N 以下（50N 印加時 0.3dB 以下）*：Male（ピンあり）、Female（ピンなし）**：Cordage（コードタイプ φ3mm/12 心に適用します）、Ribbon（テープ心線タイプ 12 心に適

テープ心線タイプ（ピンあり）

用します）

型番例：FUSECONNECT−MPO−MALE−GI5−RIBBON
❶

❶

❷

ピンの有無

ファイバ・研磨

MALE ：ピン有り
FEMALE ：ピン無し❷❸
コード/リボン別

CORDAGE ：コード
RIBBON ：テープ心線

SM ：SM・APC 研磨
GI5 ：MM50・PC 研磨
GI6 ：MM62.5・PC 研磨
10G：MM10G・PC 研磨■ 熱収縮補強スリーブ型❸■ 熱収縮補強スリーブ型 FuseConnect ®MPO は、単心ファイバ、テープ心線
ファイバ、間欠固定テープ心線（SWR）ファイバに取付け可能です。
■ 単心ファイバには単心集合工具（RT-02）を使用することで、集合工程の作業性の向上と作業時間の大幅短縮ができます。
■ 熱収縮補強スリーブ型の特徴
・通常ファイバ融着と同じ作業感・融着機上だけで作業可能
・様々なファイバインターフェイスに対応■ 適用融着機
70R+、90R
熱収縮補強スリーブ型

補強スリーブを熱収縮させて固定

単心集合工具（RT-02）

型番例：FUSECONNECT−MPO−S−MALE−SM−6
項目
コネクタ種類
接続損失（対マスタ）
コネクタインターフェイス
対応ファイバインターフェイス
対応規格

仕様

SM

0.75dB 以下

MM62.50.35dB 以下
0.35dB 以下
12 心、IEC61754-7 準拠

MM OM40.35dB 以下

単心ファイバ、テープ心線ファイバ、間欠固定テープ心線（SWR）ファイバ
Telcordia1435 COREi02 準拠※ SM は内蔵ファイバのモードフィールド径が 8.6µm 又は 9.2µm の 2 種類から選べます。
※ 梱包単位 6 個 / パック、リボンファイバ、3mm コードに対応するキットです。

28

Low Loss SM

光コネクタ

FuseConnect® SC・LC *1 取り付けに必要な治具・工具例
工程・機材

対象

細径インドア
ケーブル用

コード用
ドロップ用

0.9mm 心線用

クランプ固定不要

コード外被除去不要

コード外被縦裂き不要

抗張力繊維切断不要

素線・心線被覆除去
融着ホルダ

添付
ストリッパ

添付
ストリッパ

FH-60-IDC250 FH-60-DC250

FuseConnect-QA
φ 2mm コード
φ 3mm コード

φ 2mm コード

ケーブルクランプ
2mm 用

ケーブルクランプ ケーブルクランプ
2mm 用
3mm 用

ケーブルクランプ
3mm 用

FuseConnect-SF
φ 3mm コード

ジャケットストリッパ
不要

FUSE-ST
ケブラカッタマイクロストリップ 09 用

MS1-08S-40-FS
FH-50-900
FH-60-900

単心ストリッパ FO103-D-250
またはマイクロストリップ MS1-08S-40-FS

ファイバカッタ
融着接続機*1 LC コネクタにつきまして、FuseConnect-SF はφ 2mm、φ 3mm コード用があります。
FuseConnect-QA はφ 2mm コード用のみとなります。
*2 適用融着接続機
70S+/70R+、19S+/19R+、12Si/12S/12R
70S/70R、19S/19R、FSM-60S/60R、FSM-18S/18R など
・この他、無水アルコール、コットンなどが必要になります。
・ケーブルクランプ、マイクロストリップについては、p.30 もご参照ください。
・単心ストリッパ、融着ホルダ、ファイバカッタの詳細は、光ファイバ融着接続機のカタログをご参照ください。

FH-FC-20

FH-FC-30

マイクロストリップ 09 用

MS1-08S-40-FS
FH-50-900
FH-60-900

CT08、CT50 など
フジクラ製 *2

（FUSE-ST）
FuseConnect ストリッピングツール■ FuseConnect のコード用の組立てで、コード外被を縦に２分割する工具です。
■ コード外被径 φ 1.6、φ 2.0、φ 2.8、φ 3.0mm に対応しています。

29

光コネクタメカニカルスプライス

メカニカルスプライス
メカニカルスプライス素子

メカニカルスプライス素子
項目

型番

φ 0.25mm 単心φ 0.25mm 単心およびφ 0.9mm 単心FMSEZ-025■ φ 0.25mm 素線同士専用の素子とφ 0.25mm 素線とφ 0.9mm 心線の両方に対応した素子の 2 種類を用意しています。（0.9mm 光ファイバ心線

FMSEZ-025/09
40 × 4 × 4（mm）
平均 0.1dB
最大 0.4dB
40dB 以上
3N 以下
単心 MS/EZ 接続工具・ホルダ他

サイズ
接続損失

は熱可塑性樹脂被覆のものをご使用ください。

反射減衰量■ 50 個単位でのご納入となります。
■ 必要工具についてはお問い合わせください。

ファイバ引留力
必要工具0.25-0.25
0.25-0.9
接続適用
0.9-0.9

○
×

○
○

×

○

0.25：φ 0.25mm 単心添付品

FMSEZ-025

適用温度範囲

0.9：φ 0.9mm 単心

メカニカルスプライス簡易治具なし
φ 0.25mm 素線の場合：－ 40 ～ 75℃
φ 0.9mm 心線の場合：0 ～ 50℃

ご注文 型番例

FMSEZ-025 0.25mm
FMSEZ-025/09 0.25mm
（φ

用）

（φ

FMSEZ-025/09

およびφ 0.9mm 兼用）

メカニカルスプライス
0.25 専用簡易治具

MS/EZ単心メカニカルスプライス・FAST®-SC光コネクタ組立用工具セット■ メカニカルスプライス、FAST®-SC 光コネクタを組み立てるために必要な、工具一式をケースに収納した工具セットです。
型番

メカニカルスプライス工具キット FAST コネクタ用工具セット FAST コネクタ用工具セット ALL

品名ファイバカッタ無し

FMSECOEZ-KIT025C-10

FAST-SC-KIT025DR-10

FAST-SC-KITALL-10● 10 個※ 10 個

●

●

構成品

品名
型番
①単心光ファイバホルダ「F」（φ0.25/ φ0.5）*1 FMSECO-FH05/025②単心光ファイバホルダ「09」FMSECO-FH09③ケーブルホルダ（FAST-SC 専用）*1④メカニカルストリッパ「F」
FMSECO-MSTR025⑤マイクロストリップ 09 用 *3
MS1-08S-40-FS⑥アルコール容器
FMSEZ-ALC⑦メカニカルスプライス用スペーサ「F」*1
FMSECO-SP-C2⑧単心 MS/EZ 接続工具
FMSECO-TL2-EZ⑨ FAST-SC-UNI 025 挿入ガイド *1⑩ FAST-SC-UNI 09 挿入ガイド *2
FAST-FIG09⑪キャリングケース⑫ FAST-SC- コード用キット
FAST-SC-KIIT-CO

●
※
●

●2個
●

-

-

●
●
※
●
●

●
●
●
●
●

-

-

●

●
※
●

-

-

●
●
●
●

-

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫
コード組立用治具（FAST SC CORD ASSEMBLY TOOL）③、⑨、⑪に、型番はありません。
※はオプション ●の横の数字は個数、数字のないものは 1 個*1：FAST（N）-SC コネクタ（ドロップ用）には③⑦、
FAST（N）-SC コネクタ（素線用）には①⑦⑨が添付されます。
*2：0.9mm 心線を取り付ける場合は 09 挿入ガイドまたはファイバカッタのオプションの単心用ファイバセットプレートのどちらかが必要です。
またマイクロストリップ 09 用も必要です。
*3：光コードの場合、このほかに・ジャケットストリッパ（コード外被口出し用）、
・ケブラカッタ（抗張力繊維切断用）が必要です。
*4：推奨ファイバカッタ CT08、CT5030

ケーブルクランプ 2mm 用（CABLE CLAMP 2MM ASSEMBLE）

ケーブルクランプ 3mm 用（CABLE CLAMP 3MM ASSEMBLE）

光コネクタ
光コネクタ用クリーナ

One-Click®（ワンクリック）シリーズ

在庫あり「特許第 4579330 号」「特許第 4779049 号」■ 光コネクタの光ファイバ端面に付着した油脂や粉塵をワンプッシュ（一押し）で清掃できます。
■ 付属のキャップを使い分けることで、「アダプタ内部のフェルール端面 *1」と「プラグのフェルール端面」の両方が清掃可能です。
■"光コネクタの損失増加"や"フェルール端面の損傷"を防ぎます。
■ EU/95/2002/EC 指令 RoHS 適合です。
*1：内部が光コネクタフェルール端面に限ります。

光コネクタを挿す直前のフェルール端面の清掃は、今や必須作業です。
ワンプッシュで光コネクタ端面の清掃ができるOne-Click®シリーズ、付属のガイドキャップの着脱で、コネクタプラグとアダプタ内のフェルール端面の両方を１本で清掃できます。
・プッシュ回数：500 回以上・清掃方式：乾式／ワンプッシュ式（繊維材料によるフェルール端面清掃）■ SC/SC2、FC、ST、FA/FAS 光コネクタ用
❶
❷

番号

製品名

❶

One-Click Cleaner
SC/FA-EN
One-Click Cleaner
SC/FA
One-Click Cleaner
SC/FA Mini
One-Click Cleaner
M250

❷
❸
❸

❹

寸法（mm）ノズル （ガイドキャップ、突起含まず）
延伸機能
W
H L（通常） L（延伸）

型式

タイプ

SC/FA-EN-CLK-A

ロング●

17.5 17.5 194.6

229.6

SC/FA-CLK-A

標準●17.5 17.5

173

200

SC/FA-MINI-CLK-A

ミニ

17.5 30.3

104-

M250-CLK-A

清掃面積拡大22.7 33.6

194-・適用研磨方式：SPC、AdPC、UPC、APC❹■ MU、LC 光コネクタ用
❺
❻

番号

製品名

❺

One-Click Cleaner
MU/LC-EN
One-Click Cleaner
MU/LC
One-Click Cleaner
MU/LC Mini
One-Click Cleaner
D-LC（＊）

❻
❼
❼

❽

タイプ

MU/LC-EN-CLK-A

ロング●

17.5 17.5 202.8

237.8

MU/LC-CLK-C

標準●17.5 17.5 173.9

208.9

MU/LC-MINI-CLK-A

ミニ

DLC-CLK-A■ φ1.25mm、φ2.0mm マルチ光コネクタ用
❾

番号

製品名

❾

One-Click Cleaner
ODC
One-Click Cleaner
M20

❿
❿

型式

ODC-CLK-A
M20-CLK-A

103

-

18

196

-

30

適用
光コネクタ
アダプタ
φ 1.25mm
マルチ（*1）φ 2.0mm
マルチ（*2）寸法（mm）ノズル （ガイドキャップ、突起含まず）
延伸機能
W
H L（通常） L（延伸）●17.5 17.5 179.2

214.2

●

17.5 17.5

207

172

・適用研磨方式：SPC、UPC（*1）：ODC（MU、LC も可）（*2）：SMPTE304M など■ 多心光コネクタ用（MPO 用、BNC 用、MTRJ 用）

1217.5 30.3

・適用研磨方式：SPC、UPC＊：D-LC コネクタ専用❽

11

寸法（mm）ノズル （ガイドキャップ、突起含まず）
延伸機能
W
H L（通常） L（延伸）

型式

番号

製品名

11

One-Click Cleaner
MPO

型式

適用
光コネクタ
アダプタ

寸法（mm）ノズル （ガイドキャップ、突起含まず）
延伸機能

W

H

L

MPO-CLK-D

MPO

43.5

19

198

43.5

19

198

22.7

33.6

191

12

One-Click Cleaner
BNC

BNC-CLK-A

多心光 BNC コネク
タ（ARIB STD-B58
対応コネクタ）13

One-Click Cleaner
MT-RJ

MTRJ-CLK-A

MTRJ

・適用研磨方式：MPO：PC、APC BNC：PC MTRJ：直角 PC

1331

One-Click® PRO シリーズ
■One-Click® クリーナに、新たなPRO(プロ)シリーズがラインナップしました。
■適応コネクタは、LCコネクタとSCコネクタの2種類に対応。SCコネクタ用は、FA/FAS
コネクタにも適応します。
■ノズル先端部の構造を見直し、コネクタプラグ用キャップを不要とすることで、作業性の向上および作業時間の短縮に寄与します。
■清掃紐の容量を約1.5倍に増やし、775回以上のプッシュ(清掃)が可能となりました(標準品500回)。

One-Click® Cleaner SC PRO

One-Click® Cleaner LC PRO

製品名

One-Click® Cleaner SC PRO

One-Click® Cleaner LC PRO

型番SCPRO-CLK-A

LCPRO-CLK-A

清掃対象

適用光コネクタのプラグおよびアダプタ内のフェルール先端

清掃方式

乾式/ワンプッシュ式（繊維材料によるフェルール端面清掃）

寸法（通常）

W 17.5 x H 17.5 x L 185 mm

W 17.5 x H 17.5 x L 185 mm

寸法（延伸）

W 17.5 x H 17.5 x L 220 mm

W 17.5 x H 17.5 x L 220 mm

適用光コネクタSCコネクタ、FA/FASコネクタ

LCコネクタ

適用研磨方式

SPC、AdPC、UPC、APC

プッシュ回数

775回以上