雨センサ ヒータ付 (夜露非検知型)
AKI-1805

くし形電極センサーと、くし形電極間の抵抗値により雨の有無を判定出力する駆動回路を一体化した 低価格簡易型雨(水分)検知センサーです。
湿度・結露などをキャンセルするためのヒータが付いています。

雨センサ ヒータ付 (夜露非検知型) AKI-1805 シリーズ
くし形電極センサーと、くし形電極間の抵抗値により雨の有無を判定出力する駆動回路を一体化した 低価格簡易型雨(水分)検知センサーです。湿度・結露などをキャンセルするためのヒータが付いています。

特長FEATURE

夜露キャンセル1％の海水に浸した後、センサー面が乾燥してからの湿度試
センサをヒータで温めているため、湿験結果（センサー面が汚れている状態）は、湿度90％で動作度・結露などによる影響を受けません。 正常、ヒータ無しに比べると10％（当社比較）も特性が向上しています。

乾き上がり
ヒータの内蔵により、センサ面の乾き上がりが早くなっています。

腐食しにくい低電圧・交流駆動のため、くし形電極(センサ)の電気分解による腐食を抑制します。

破損対策
くし形電極センサの電極間がショートしても、破損の原因にはなりません。

一体化
センサ部と駆動部が一体化されているので、周辺回路を作成する必要がなく取り扱いが容易です。

使用環境
駆動回路は樹脂ケースに入れ、モールドしてありますから、厳しい使用環境にも充分耐えられます。

配線
シールドなどの必要がなく簡単に行えます。

ケーブル長制御機器との距離が充分にとれます。
用途に応じて延長加工することも可能です。

シーケンサ・PLC接続
出力がオープンコレクタのため、TTL、リレー駆動はもちろんのこと、シーケンサ・PLCとの接続にも便利です。

使用事例
住宅天窓の自動開閉

EXAMPLE

住宅・ビルのルーバ窓の自動開閉

農業用ビニールハウスの自動開閉

雨の降り始め、降り終りの検知

外形図

潅水スプリンクラーの自動制御

天文台の屋根の自動開閉

住宅天窓の自動開閉

自動販売機のいたずら防止装置

葉濡れ検知で病害虫発生予知

水中ロボット内への浸水検知

乗用車のワイパー制御

排煙自動開閉装置の制御

鉄道レールへの脱線防止特殊液噴霧の自動制御

配管精密機器・医療機器・大型コンピュータの水漏れ検知

貯水槽、養殖場タンク内の異常水位監視

雨合羽（雨ガッパ）の製品性能試験装置

本 体 部：75mm×50mm×10mm
ケーブル：3000mm※セラミックス仕様は5000mm
重量：ケーブル込み150g
重量：ケーブルなし 146g

内部回路

参考回路

くし形電極センサー部 対環境特性
電極表面処理銅パターン上にニッケルメッキ（3μ）＋金フラッシュメッキ（0.02μ）実施。

サンシャインウェザー試験

10サイクル完了後、動作良。（JIS規格準拠、ただし非通電）塩水噴霧試験

10サイクル完了後、動作良。（JIS規格準拠、ただし非通電）

屋外曝露試験

5年経過後、動作良。

センサ交換サイクル
AKI-1805シリーズには、基材で、ガラエポ・テフロン・セラミックスの３種類があります。
材質により、耐久年数が異なります。

最大定格(Ta=25℃)

AKI-1805

ガラエポ基材使用

3年

AKI-1805T

テフロン基材使用

5年

AKI-1805C

セラミックス基材使用

10年

推奨動作条件

電源電圧30V

電源電圧+12 ～ +24V リップル10%以内 注※

出力耐圧

32V

出力電圧30V以下

出力吸込電流100mA

出力吸込電流60mA以下

動作温度範囲-10 ～ +60 ℃

使用温度範囲-10 ～ +55 ℃

保存温度範囲-55 ～ +100 ℃

注※ 当社実機試験での電源電圧推奨値 = 15V

電気的特性(Ta=25℃)
雨オープンコレクタ出力論理 非検出時(乾)：OFF 雨検出時(濡)：ON
項目

条件

MIN.

TYP.

MAX.

単位

760

840kΩ

100150kΩ

乾 — 濡 検出抵抗値
ヒステリシス幅

出力吸入電流出力飽和電圧 ≦ 0.5V060

センサー面温度

電源電圧 = 24V、無風、センサー中心

47消費電流電源電圧 = 24V

55

感度mA℃
060mA

・センサー面相対温度 <-> 電源電圧 代表測定値(無風、センサー中心温度)・センサー面相対温度 = センサー面温度 - 周囲温度
電源電圧 (V)

121416182022

センサー面相対温度 (℃)+6+8+10+13 +15 +19 +22

オプションパーツ

24OPTION PARTS

・消費電流 <-> 電源電圧 特性(12V ～ 24V)
・消費電流 = 10mA + 電源電圧/526

価格
製品名
AKI-1805
(3線式)
製品名

PRICE
素材
ガラエポ

素材

AKI-1805T
(3線式)

テフロン

製品名

素材

AKI-1805(3線式)

セラミックス

数量

単価

送料

1～100

7,800円

1,200円101～1000

6,600円

1001～

ご相談の上

無料

数量

単価

送料

1～100

11,400円

1,200円101～1000

9,000円

1001～

6,600円

数量

単価

送料

1～15

49,200円

1,200円16～10042,000円

101～

30,000円
ご相談の上※送料には、梱包手数料（梱包代）も含まれています。
※北海道、九州・沖縄地方、離島などの送料は1,700円となります。
※表示は税抜価格です。

取付金具 5,760円

無料
延長用ケーブル 300円/ｍ

無料

接続ユニット本社

P&D事業部

本社所在地
アスザック株式会社 本社〒382-8508 長野県上高井郡高山村大字中山981
代表者
アスザック（株）
代表取締役社長 久保正直
アスザックフーズ（株） 代表取締役社長 久保正直

アスザック株式会社 全体

設 立
アスザック（株）
昭和21年4月
アスザックフーズ（株） 昭和38年11月

事業内容
インフラエンジニアリング事業部 ： コンクリート2次製品・景観石材
ファインセラミックス事業部： ファインセラミックス
アルミ事業部： アルミ建材・エクステリア
P＆D事業部： 電子機器・産業機械
アスザックフーズ（株）： 乾燥野菜・ドライフーズ

資本金アスザック（株）
6,350万円
アスザックフーズ（株） 9,800万円

P&D事業部

P&DはProgrammable＆Development（プログラミングの開発とそれによる進化）という意味です。
雪センサ
雨センサ
私たちは長年培ってきた水分検知技
術を利用し、ロングセラーとなっている
雨センサーを中心とした各種検知センサーの設計、開発に力を注いでいます。
土壌水分センサ

風力陽光センサ

OEMも承ります。ご相談ください

作物栽培支援装置
クロップナビ

湿度センサ

CO2センサ電動ロールスクリーン

水見（水位）センサ

酸化還元電位計

電動オーニング

ＬＥＤ照明

センサを使用した電子回路・プログラム設計からWEBでのデータ管理もお任せください。
制御装置のOEMも承ります。
お気軽にお問い合わせください。
ハウスの温度管理、開閉装置、制御↑

お問合せ先：アスザック株式会社 P&D事業部
http://www.asuzac-pd.jp/〒382-8508 長野県上高井郡高山村大字中山981
Tel 026(246)2711
Fax 026(248)3816
Mail sato-chi@asuzac.co.jp
担当：木村、山崎