伊予地区広域斎場聖浄苑改築事業 個別対話結果
№

資料名議題

該当箇所頁

章

質問項

回答

既存のオイルタンクは、本館棟廊下付近に5,000ℓの地下タンクがある他、本館棟の裏に690ℓのサービスタンクがあります。新たな地下タンク設置までの間、事業者の責で既存のタンクの流用は認めます。また、上限価格内であれば、仮設オイルタンクの設置や既存タンクの移設は可能ですが、その場合は、消防法等関係法令
実施方針 資料2 建設フロー図 PHASE#1 では、既を遵守してください。
存地下オイルタンクの解体の記載がありますが、本事既存のオイルタンクは、昭和58年設置後、令和5年5月業で仮設オイルタンクの設置の必要はあるでしょうか。
18日で40年が経過数するため、それ以降の利用には、高精度液面計の設置又は内面ライニングを行う必要があります。令和5年5月18日以降も既存タンクを利用する場合は、上記費用も見込んでください。
また、地上に仮設オイルタンクを設ける場合には、建物から1ｍの離隔距離を確保してください。

1

実施方針

ローリング計画案について

資料22

募集要項

上限価格について

3

第22要求水準書の基準以外での提案で、補助金活用が可 提案における総事業費の上限価格は12億円としてくだ能と考えられる場合、その補助金額を上限価格に上乗 さい。その上で、斎場建設において活用可能な補助金せして提案することは可能ですか？
があれば、積極的な提案をお願いします。

3

募集要項

設計費、工事監理費の予算

3

第22

上限価格のうち、設計費、工事監理費については、国ご理解のとおりです。
土交通省告示に基づいた積算でしょうか。

3

（11）

会場規模及びコロナ対策により、総収容人員は50名を想定しています。そのうち、選定委員8名、事務局10名、一般傍聴者20名と想定し、事業者の出席人数は左記プレゼンテーション・ヒアリングの際の出席人数の10名までとします。
制限等の予定はありますか？
また、事業者の参加者は、構成員及び協力企業としますが、構成員及び協力企業の全社が参加できないことは差し支えありません。

（11）

提出した提案書等又は提案書等の抜粋版とあるが、提 プレゼンテーションは、パワーポイントの使用を想定し案の内容が変わらなければ、その趣旨がわかりやすく ております。そのため、提案内容が変わらないことを前するためのの記号等（矢印等）の追記やアニメーション 提に、記号等の追記や簡易なアニメーション（動画は等の追加を行っても構いませんか。
除く）の使用は可能とします。

45

募集要項

プレゼンテーショ
ン・ヒアリングの実施について

募集要項

プレゼンテーショ
ン・ヒアリングの実施について

13

13

第4

第43

1

№

資料名議題

6

要求水準書

地下水・谷水等の利用について

7

要求水準書

工事中の車両の乗り入れ

該当箇所頁

章

質問項

回答

4

第2

1（2） ②

現敷地内において、地下水はあると思われますが、施地下水・谷水について、年間活用をすることは可能で 設で利用はありません。
すか？
また、井戸は存在しておらず、谷水についても活用できる水量ではありません。

9

第32（1） ①

現在のロータリー付近までを乗り入れ可能範囲としま
工事期間において、火葬場を利用する車両は、どこますが、仮設待合棟直近まで乗り入れる運用は想定してでの乗り入れを想定していますか。
いません。

8要求水準書

メンテナンスの頻度及び車両の大きさについて

9第32（1） ①

メンテナンスの種類
・火葬炉保守点検 年1回 7月実施
・自家発電設備保守点検 年1回 10月実施
・施設全体の空調設備保守点検 年2回 5・10月実施
・地下タンク定期点検 年1回 10月実施※炉自体のオイル交換は特になし
既存火葬棟におけるメンテナンスの種類（オイルの交・炉内灰清掃 職員が2、3ヶ月毎に実施
換や飛灰収集など）・頻度やその車両等の大きさにつ・残骨灰収集 年1回業者が収集（今後は年2回を予いてご教示ください。
定）・メンテナンスに伴う業者の車両・残骨灰収集 4ｔトラック 1台
・火葬業務資材
2ｔ又は4ｔトラック 1～2台
・各種メンテナンス
普通トラック又はライトバン

9要求水準書

告別収骨室の脱臭13

第32（3） ③

告別収骨室の脱臭については、面積を考慮すると相機能性とコストのバランスから、できる範囲の対応でおイ 当な規模のものが必要となります。換気量を多く見積る願いします。
ことで、脱臭の代替とすることは可能でしょうか。

10 要求水準書

既存浄化槽の飛地部分について

18

第33（4）

既存浄化槽は、飛地部分の3分の2程を占用しており、点検等もあることから、既存浄化槽を利用している間既存浄化槽の飛地部分を、工事中活用（現場事務所 は、浮桟橋状としても敷地利用はできません。既存浄や資材置場等）することは可能ですか？（そのままでの 化槽が埋まっていない残りの3分の1程度の範囲も同様利用や浮桟橋状にしての利用等）とします。
ただし、事業者提案により新浄化槽を先行整備する場合には、整備後における工事中の活用は可能です。

2

№

資料名議題

該当箇所頁

章

（4）

（4） ③

聖浄苑の車両として、軽バン1台を利用します。用途
車庫棟における車両の利用方法及び頻度についてご は、職員の組合本部等市内の往来、使用料の授受等教示ください。
で、基本毎日利用します。また、車庫内に融雪剤等を保管する予定です。

3（5）

仮設待合棟について、外壁・仕上等の基準は記載されていないが、鉄骨造2階建てであれば、水準書に記 具体的な仕上等については、要求水準を踏まえたうえ載のない仕上等については、自由提案と考えてよいで で事業者の提案によります。
すか？

第34（1） ③

36

第43（4）

確認申請の提出について、民間確認検査機関の提出問題ありません。
でもよろしいでしょうか？

36

第43（4）

左記の許認可申請業務の申請手数料については、業要求水準に記載のとおり、含みます。
務費の中に含まないと考えてよろしいでしょうか？

(4)

工事期間中の駐車台数は、利用者用10台、管理用5台（いずれも普通乗用車用）を確保してください。
駐車場の位置は、実施方針 資料2 建設フロー図
工事期間中の利用者の駐車場台数について、何台程
PHASE#3 「①現場事務所・資材置場」の位置を、現度見込んでおけばよろしいでしょうか。
場事務所ではなく駐車場とすることを想定していますが、別途敷地内で上記の台数を確保できるのであれば、違う場所への整備も認めます。

既存浄化槽について12 要求水準書

車庫棟の利用状
況

13 要求水準書

仮設待合棟の要求水準について18

第3

14 要求水準書

故人、喪主名等の表示位置

26

15 要求水準書

確認申請業務について

16 要求水準書

各種許認可申請業務について

工事期間中の利用者の駐車場確
保台数について回答

浄化槽保守点検（目視） 毎月2回
浄化槽清掃及び水質検査 年1回
既存浄化槽の点検の頻度及び方法をご教示ください。
保守点検時の消毒剤投入 年間投入量10kg
また、点検に使用する車両はどのようなものでしょうか。
点検時の車両はについては、軽自動車かライトバン程度で、飛地部分周辺に駐車し作業を実施しています。

11 要求水準書

17 要求水準書

質問項

18

1839

第3第3第4335②

炉前操作盤での故人、喪主名等の表示が求められて要求水準と同等の対応を前提として、事業者提案を認
カ いますが、表示する位置は炉前に限らず、事業者の提めます。
案でよろしいでしょうか。

3№

資料名議題

該当箇所頁

章

質問項

回答

市の騒音規制区域の指定外ではありますが、既存火葬利用の時間帯を避ける、あるいは騒音を抑制するな
ど、火葬場の運営に配慮した施工方法を提案くださ
既存建物解体中において、防音対策レベル及び時間い。
規制についての御指示はありますか。
火葬業務の集中時間は11～14時となりますが、実際の利用状況に応じて、受発注者間で密に協議を行い、適宜調整をお願いします。

18 要求水準書

既存建物解体中の各種規制について

39

第45(4)

19 要求水準書

解体後の既存杭の取扱い

39

第45（5）

既存施設のうち、解体後に当該敷地上に施設が建たない範囲については、既存の杭は残置可能でしょうか。

表1 ④図面集における提案図面についての枚数は適宜とあるが、枚数制限は特にないでしょうか。
枚数制限は特にありません。
また、様式集に指定のある配置図、平面図等の他に、 整備コンセプト等、様式集に指定するもの以外の図面整備のコンセプトや図面の説明を含めることは可能で の追加は可能です。
しょうか。

20

様式集及び作様式Ⅳ-14
成要領

2

第11②

既存杭を撤去できない特別な理由がない限り、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、全撤去が基本となります。

様式集及び作 様式集Ⅳ-12のレ
21
成要領
イアウト変更等40

様式Ⅳ-12

様式集Ⅳ-12について、現在の様式と指定枚数では収備考欄の調整又は削除等、レイアウト変更についてはまらないことが想定されます。備考の幅を縮める等のレ認めます。枚数制限についてはできる限り遵守頂きたイアウト変更や、枚数制限の緩和をお願いできません
いですが、到底収まらない場合には超過も認めます。
でしょうか。

様式集及び作鳥観図の視点
成要領

49

様式Ⅳ-14

鳥観図の作成について、求める視点場等があればご教示ください。

2223

質問回答（第2 ドローン撮影につ回）
いて11

特定の視点場の想定はありませんが、施設全体を見渡せる程度の視点での作成をお願いします。

本敷地は、松山空港の高さ制限の範囲外ですが、少し西側に行くと制限内となります。詳細は松山空港事務所ＨＰをご確認ください。また、規制範囲外であっても、150ｍ以上の高さを航行する場合は、制限の対象となりドローン撮影を検討していますが、どのような許可を申 ますのでご留意ください。
請し、どれ位の期間で許可が受理され撮影が可能とな 申請にあたっては、組合指定様式を事前提出し、必ずるのでしょうか。
許可後に撮影下さい。許可までの期間は、申請から1週間程度の見込みです。
撮影は、職員立会いの下で行いますが、火葬等の利用時を避けるため、友引日や午前中の早い時間で検討しています。

4

№

資料名議題

質問回答（第224
車庫棟の配置回）

該当箇所頁
1章
8

質問項

回答

第2回の質問回答において、北側飛地への車庫棟設置が認められていますが、利用面を考慮し、本館側に 車庫棟については職員用のため、本館棟の近くである車庫棟を設置した方が好ましい等の要望はあります
ことは特に求めません。
か。

25 その他

地上波テレビ及び携帯電話の受信状態が悪く、ロビーのテレビは衛星放送のみの放映としています。改善策
として光回線の新設により、施設内のWi-FiやWeb放送を検討しています。
現施設の運営で、問題点等はあるでしょうか。また、雨式場棟は会葬形態の変化により年間の利用は数回し漏り等はあるでしょうか。
かなく、今回の要求水準としています。
施設改修も平成14から16年にかけて大改修を行い、雨漏り対応するも、その後も経年劣化による雨漏りがみられます。

26 その他

新施設の運営手法について、予定はあるでしょうか。

27 その他

組合として最も望ましいと考える火葬炉とは、どういった 機能面、経済面に優れた火葬炉設備の提案を期待しものでしょうか。ています。

28 その他

作業点検用の機材が収納されている他、高架水槽に本館棟北側の受水槽、キュービクル付近にある三角屋繋がるポンプ設備があります。
根の小屋は、どういった用途のものでしょうか。また、小現地確認については、組合に事前に日時等の申し出屋の中を確認することは可能でしょうか。
があれば、職員立ち会いの下、許可します。

5

将来的には指定管理者制度の導入も検討課題です
が、現時点では未定です。