令和４年 10 月報告書（案）

北陸電力株式会社

志賀原子力発電所

令和４年度(第２四半期)
原子力規制検査報告書（原子力施設安全及び放射線安全に係る基本検査）（案）

令和４年 10 月
実用炉監視部門令和４年 10 月報告書（案）目 次
１．実施概要 ............................................................................................................................................................ 1
２．運転等の状況 ................................................................................................................................................... 1
３．検査結果 ............................................................................................................................................................ 1
４．検査内容 ............................................................................................................................................................ 1
５．確認資料 ............................................................................................................................................................ 3令和４年 10 月報告書（案）

１．実施概要（１）事業者名：北陸電力株式会社（２）事業所名：志賀原子力発電所（３）検査期間：令和４年７月１日～令和４年９月 30 日（４）検査実施者：志賀原子力規制事務所
加藤 照明
中野 重友
初岡 賢政
２．運転等の状況号機

電気出力（万 kW)

１号機

54.0

停止中

２号機

120.6

停止中

検査期間中の運転、停止、廃止措置及び建設の状況

３．検査結果検査は、検査対象に対して適切な検査運用ガイド（以下単に「ガイド」という。）を使用して実施した。検査対象については、原子力検査官が事前に入手した現状の施設の運用や保安に関する事項、保安活動の状況、リスク情報等を踏まえて選定し、検査を行った。検査においては、事業者の実際の保安活動、社内基準、記録類の確認、関係者への聞き取り等により活動状況を確認した。ガイドは、原子力規制委員会ホームページに掲載されている。
第２四半期の結果は、以下のとおりである。
３．１ 検査指摘事項等
検査指摘事項等なし
３．２ 検査継続案件
検査継続案件なし
４．検査内容４．１ 日常検査（１）BM1040 ヒートシンク性能
検査項目 ヒートシンク性能
検査対象
１）２号機 補機冷却水取水口の排砂作業(２)BM0100

1

令和４年 10 月報告書（案）

検査項目 設計管理の適切性
検査対象
１）２号機 代替残留熱除去設備設置工事【検査未了】（３）BM0110 作業管理
検査項目 作業管理
検査対象１）１号機 原子炉建屋排煙ファン起動時の作業工程管理
２）１号機 原子炉建屋、タービン建屋送風機給気処理室内の結露水の管理(４)BO1020 設備の系統構成
検査項目 標準的系統構成
検査対象
１）１号機 メタクラ１Ｃの結露対策に伴う給電変更における系統構成
２）２号機 非常用ガス処理系排ガスモニタサンプルラック系統構成（５）BO1040 動作可能性判断及び機能性評価
検査項目 動作可能性判断及び機能性評価
検査対象
１）１号機 ディーゼル発電設備（Ｂ）燃料油ドレンタンク油面警報における動作可能性
２）１号機 高圧炉心スプレイディーゼル発電機停止用電磁弁からの空気漏えいにおける動作可能性
３）２号機 中央制御室再循環フィルタ装置点検後のフィルタ装置の機能性(６)BO0060 燃料体管理（運搬・貯蔵）
検査項目 燃料の運搬等
検査対象
１）１号機 燃料取替機の操作訓練（７）BE0010 自然災害防護
検査項目 自然災害防護
検査対象
１）大雨に対する警戒準備体制(８)BE0020 火災防護
検査項目 四半期検査
検査対象2

令和４年 10 月報告書（案）１）１号機 原子炉建屋及び海水熱交換器建屋消火栓の開閉弁取替における補償措置
２）１号機 サービス建屋排煙ファンの自動起動における補償措置
３）２号機 軽油タンク（Ａ）の泡消火設備点検
４）１、２号機 原子炉建屋及び廃棄物処理建屋の火災感知器設置状況（９）BE0040 緊急時対応組織の維持
検査項目 緊急時対応組織の維持
検査対象
１）2022 年度（上期）事故・故障等対応訓練(10)BE0100 津波防護
検査項目 津波防護
検査対象
１）２号機 スクリーン下流水位計の維持管理（11）BR0070 放射性固体廃棄物等の管理検査項目 放射性固体廃棄物等の管理
検査対象
１）雑固体廃棄物充填固化体製作管理
検査項目 放射性廃棄物でない廃棄物
検査対象
１）１号機 タービン建屋原子炉補機冷却水系（Ｂ）・高圧炉心スプレイ補機冷却水系トレンチ内における放射性廃棄物でない廃棄物の管理【検査未了】
４．２ チーム検査なし
５．確認資料
５．１ 日常検査（１）BM1040 ヒートシンク性能
検査項目 ヒートシンク性能
検査対象
１）２号機 補機冷却水取水口の排砂作業
資料名・志賀原子力発電所２号機 第３回停止時定期点検 クリティカルマスター工程表
2022 年４月～2022 年７月

3令和４年 10 月報告書（案）・２号機 補機冷却水取水路の排砂計画について 保修部 土木建築課
・志賀２号機 補機冷却水取水路排砂工事のリスクについて 2022 年６月 30 日
・志賀原子力発電所２号機 補機冷却水取水路排砂に伴う取水ピット水位・補機冷却設備の監視 作業要領書 2022 年６月
・志賀原子力発電所１・２号機 取放水路内部点検他委託 点検実施計画書 安全
衛生管理計画書 承認'22.６.24
・２号機 補機冷却水取水路排砂作業 取水ピット水位 所内工程会議資料 2022年７月７日
・２号機 補機冷却水取水路排砂作業期間中の取水ピット水位監視結果について
2022／８／２ 保修部 土木建築課
・２号機 補機冷却水取水路排砂結果について 2022／９／12 保修部 土木建築課（２）BM0100 設計管理
検査項目 設計管理の適切性
検査対象
１） ２号機 代替残留熱除去設備設置工事【検査未了】
資料名・志賀原子力発電所第２号機 技術検討書 志賀原子力発電所２号機代替残留熱除去設備の設置について 分類 16ー機保ー018
・代替原子炉補機冷却水系 可搬型代替熱交換器設備 現地作業要領書 図書整
理番号Ｐ82－6202－0004
・志賀原子力発電所２号機 代替残留熱除去設備設置工事 請負工事仕様書 平成 28 年 10 月
・総合品質保証計画書 図書整理番号Ａ70－45－030152－23
・志賀原子力発電所２号機 可搬型代替海水ポンプ等 機器設計仕様書 図書整理
番号Ｅ72－3001－0001
・代替残留熱除去設備設置工事の内 可搬型代替熱交換器設備 現地納入検査（その２） 要領書
・設計管理要則・調達管理要則
・設計検証シート 技術検討書 Nｏ.16－機保－018 件名 志賀原子力発電所２号機
代替残留熱除去設備の設置について（３）BM0110 作業管理
検査項目 作業管理
検査対象

4令和４年 10 月報告書（案）１） １号機 原子炉建屋排煙ファン起動時の作業工程管理
資料名・コンディションレポート（ＣＲ) Ｎｏ．22－0320 １号機 Ｒ／Ｂ排煙ファン起動時における外気差圧変動について
・志賀１号機 Ｒ／Ｂ排煙ファン起動時におけるＲ／Ｂ外気差圧変動について 2022 年
７月１日 発電課 放射線管理課
・放射線作業環境測定報告書 2022 年６月 23 日（木）・放射線作業環境測定報告書 2022 年６月 24 日（金）・北陸電力株式会社 志賀原子力発電所第１号機 自主検査成績書 設備名：原子炉格納施設 検査名：原子炉建屋原子炉棟気密性能検査（2014 年６月分）
・諸規制等連絡票 番号 １－22－0－010 １号機 Ｒ／Ｂ・Ｔ／Ｂ送・排風機切替（全停）に伴う規制について（2022 年６月分）
・志賀原子力発電所第１号機 系統名 非常用ガス処理系 名称 系統設計仕様書
整理番号：Ｔ22－4100
２）１号機 原子炉建屋、タービン建屋送風機給気処理装置室内の結露水の管理
資料名・コンディションレポート（ＣＲ) Ｎｏ．22－0318 １号機 タービン建屋地上３階 Ｒ／Ｂ Ｔ／Ｂ送風機（Ｄ）付近の水たまり発見について
・１号機 Ｒ／Ｂ・Ｔ／Ｂ送風機給気処理装置室内の水たまりについて（原子力検査官
殿ご質問への回答） 2022 年７月４日 保修部 機械保修課 保修部 土木建築課
・１号機Ｒ／Ｂ・Ｔ／Ｂ送風機給気処理装置内の水たまりについて 2022 年７月 14 日発電課
（４）BO1020 設備の系統構成
検査項目 標準的系統構成
検査対象
１）１号機 メタクラ１Ｃの結露対策に伴う給電変更における系統構成
資料名・コンディションレポート（ＣＲ） Ｎｏ．22－0476 １号機 Ｍ／Ｃ－１Ｃ盤内結露発見について
・志賀１号機 Ｍ／Ｃ－１Ｃ盤内結露発見について 2022 年８月３日 発電課
・志賀原子力発電所第１号機 単線結線図 パワーセンタ単線結線図（２） 改訂Ａ
・志賀原子力発電所１号機 設備別運転操作要領（電気関係／制御及び計装関係）
・志賀１号機 盤内結露に伴うＭ／Ｃ－１Ｃ停電について 2022 年８月 19 日 発電部発電課

5令和４年 10 月報告書（案）２） ２号機 非常用ガス処理系排ガスモニタサンプルラック系統構成
資料名・コンディションレポート（ＣＲ） Ｎｏ．22－0539 ２号機 ＳＧＴＳ排ガスモニタサンプルラック
流量補償フィルタの汚れについて（気づき事項）
・志賀原子力発電所 第２号機 プロセス放射線モニタ系計装ブロック図（ＳＨ12) 図番
310ＲＢ39－824（５）BO1040 動作可能性判断及び機能性評価
検査項目 動作可能性判断及び機能性評価
検査対象
１）１号機 ディーゼル発電設備（Ｂ）燃料油ドレンタンク油面警報における動作可能性
資料名・コンディションレポート（ＣＲ） Ｎｏ．22－0450 １号機 「ディーゼル発電設備１Ｂ異常（燃料油ドレンタンク油面高／低（低））」ＡＮＮ発生について
・非常用ディーゼル発電機１Ｂ手動始動試験（待機前） 試験実施日 2022 年７月 30
日 ９時 20 分～14 時 20 分
・非常用ディーゼル発電機１Ｂばい煙量等の測定試験 ばい煙量等測定記録表 試験
実施日 2022 年７月 30 日 ９時 20 分～14 時 20 分
・１号機「ディーゼル発電設備１Ｂ異常（燃料油ドレンタンク油面高／低）」ＡＮＮ発生について 2022 年８月３日 電気保修課
２）１号機 高圧炉心スプレイディーゼル発電機停止用電磁弁からの空気漏えいにおける動作可能性
資料名・コンディションレポート（ＣＲ） Ｎｏ．22－0489 １号機ＨＰＣＳディーゼル発電機の停止用電磁弁からの空気漏えい発見について
・志賀１号機 ＨＰＣＳディーゼル発電機の停止用電磁弁からの空気漏えいについて
2022 年８月５日 志賀原子力発電所
・志賀原子力発電所 第１号機 原子炉建屋 機器配置図（地上１階）ＥＬ11300
・１号機ＨＰＣＳ－ＤＧ停止用電磁弁漏えい対応工程（予定） 2022 年８月５日 15：00
保修部 機械保修課
・１号機 作業要領兼報告書 １号機機械設備軽微修繕工事 ＨＰＣＳ ＤＧ 停止電磁弁取替 【作業要領書】承認’22．８．５ 【作業報告書】承認’22．８．９
・志賀原子力発電所１号機 高圧炉心スプレイディーゼル発電設備停止用電磁弁からの空気漏えいについて 2022 年８月 29 日 保修部 機械保修課
３）２号機 中央制御室再循環フィルタ装置点検後のフィルタ装置の機能性

6令和４年 10 月報告書（案）

資料名・志賀原子力発電所 第２号機 中央制御室換気空調系ダクト配管計装線図
・志賀原子力発電所第２号機 第３回停止時定期点検 時間管理工程表（426 週）
改定１ ’22．７．12
・志賀原子力発電所第２号機 中央制御室換気空調系隔離運転及び外気取入運転試験（待機前） 試験実施日 2022 年７月 13 日 14 時 03 分～15 時 18 分
・２号機 作業要領兼報告書 ２号 機械設備軽微修繕工事 非常用ガス処理系フィ
ルタ装置・乾燥装置およびＭＣＲ再循環フィルタ装置外観点検 【作業要領書】承認 ’
22．６．20 【作業報告書】承認 ’22．７．19（６）BO0060 燃料体管理（運搬・貯蔵）
検査項目 燃料の運搬等
検査対象
１）１号機 燃料取替機の操作訓練
資料名・志賀原子力発電所 燃料炉心課員教育・訓練手引 志賀原子力発電所 2022 年
３月
・志賀原子力発電所 燃料取替機教育及び機上訓練実施計画書 燃料炉心課2022 年９月
・志賀原子力発電所 燃料取替機教育及び機上訓練実施報告書 燃料炉心課
2022 年９月
・燃料炉心課 課内教育（要員の技術力維持・向上のための教育・訓練） 燃料取替機等を用いた基本動作訓練実施計画書 燃料炉心課 2022 年９月
・燃料炉心課 課内教育（技術維持・向上のための教育・訓練） 燃料取替機等を用いた基本動作訓練報告書 燃料炉心課 2022 年９月（７）BE0010 自然災害防護
検査項目 自然災害防護
検査対象
１）大雨に対する警戒準備体制
資料名・志賀原子力発電所 非常災害対策要領
・志賀原子力発電所 大雨・洪水に備えたパトロール実施細則・志賀原子力発電所 警戒準備体制発令時の対応手引（発電課）
・志賀原子力発電所 電気保修課員パトロールの手引
・パトロール結果集約表 実施日時 2022 年８月 14 日（日） ９時 00 分～10 時 36 分
・パトロール実施結果 実施日時 2022 年８月 14 日（日） ９時 00 分～14 時 35 分

7令和４年 10 月報告書（案）・電気保修課員パトロール実施結果報告書 実施日 2022 年８月 14 日（日）（８）BE0020 火災防護
検査項目 四半期検査
検査対象１）１号機 原子炉建屋及び海水熱交換器建屋消火栓の開閉弁取替における補償措置
資料名・志賀原子力発電所 消防用設備等補償措置実施細則
・志賀原子力発電所 第１号機 原子炉建屋屋内消火栓設備配管系統図 図番215Ｗ－Ｈ－111
・志賀原子力発電所 第１号機 海水熱交換器建屋屋内消火栓設備配管系統図
図番 215Ｗ－Ｈ－114
・諸規制等連絡票 番号 １－22－Ｍ－011 屋内消火栓開閉弁取替作業に伴う消火栓使用規制及び火気作業禁止について ’22．06．28
・１号機 作業要領兼報告書 １号機械設備軽微修繕工事屋内消火栓設備開閉弁取替作業 【作業要領書】承認 ’22．６．24 【作業報告書】承認 ’22．７．４２）１号機 サービス建屋排煙ファンの自動起動における補償措置
資料名・コンディションレポート（ＣＲ） Ｎｏ．22－0497 １号機 Ｓ／Ｂ排煙ファン自動起動について・コンディションレポート（ＣＲ） Ｎｏ．22－0536 ２号機 ＲＷ制御室内（非管理区域）運転員控室における排煙口からの水滴の確認について
・Ｓ／Ｂ排煙ファン自動起動について 2022 年８月 10 日 発電課 機械保修課 電気
保修課
・Ｓ／Ｂ排煙ファン自動起動について 2022 年８月 25 日 発電課 機械保修課 電気保修課
・諸規制等連絡票 番号 1－22－Ｍ－023 １号機 Ｓ／Ｂ排煙ファン停止に伴う火気使用禁止について
・記録名称 排煙設備（排煙口）検査記録 検査日 2022 年６月 23 日～2022 年６月24 日
・志賀原連絡票 件名 【依頼】Ｓ／Ｂ排煙ファン自動起動時の情報提供について 発信Ｎｏ．2430
３）２号機 軽油タンク（Ａ）の泡消火設備点検
資料名・志賀原子力発電所２号機保守管理委託実施要領書 整理番号Ａ81－8801－0014

8令和４年 10 月報告書（案）作業件名：消火設備点検
４）１、２号機 原子炉建屋及び廃棄物処理建屋の火災感知器設置状況
資料名
・消防用設備等設置届出書 検査済 平成４年 10 月 22 日
・志賀原子力発電所２号機 非常用ディーゼル発電機室における煙感知器の設置位置について（2021 年５月 19 日） 保修部 電気保修課
・消防用設備の特例適用申請書（平成３年２月１日）
・志賀原子力発電所１号機保守管理委託実施要領書 作業件名：自動火災報知設
備点検 添付図面（2022 年３月 24 日）
・志賀原子力発電所２号機保守管理委託実施要領書 作業件名：自動火災報知設
備点検 添付図面（2022 年３月 24 日）
・消防用設備等着工届出書 志賀原子力発電所本館建屋 自動火災報知設備（平成 15 年 11 月 28 日）
・自動火災報知設備ガス漏れ火災警報設備工事基準書（一般社団法人日本火災報知機工業会）（９）BE0040 緊急時対応組織の維持
検査項目 緊急時対応組織の維持
検査対象
１）2022 年度（上期）事故・故障等対応訓練
資料名・2022 年度 事故・故障等対応訓練（上期）実施計画書（改訂１） 2022 年８月２日
技術部 技術課・2022 年度 教育・訓練計画及び実績表 ’22．３．29
・志賀原子力発電所 緊急時対応能力向上に向けた防災訓練実施方針［防災訓練中長期計画］（改訂６版） 2022 年５月 技術部 技術課
・事故・故障等対応体制要員について 承認’22．７．28
・原子力防災要員名簿 （2022 年８月１日）
・緊急作業従事者管理表 （2022 年８月１日）
・緊急作業従事者に係る教育訓練記録 日時 2022 年１月 11 日
・Ｆネット登録一覧表（事故・故障等トラブル） 2022 年７月１日
・Ｆネット登録ＦＡＸ一覧（防災） 2022 年８月 10 日
・事故・故障等発生時の通信設備の機能試験結果報告書 2022 年７月 13 日～７月27 日 承認’22．７．28
・教育訓練実施記録 教育件名［9359］［Ｂ０Ｄ004 受講時間：120 分］事故・故障等対応訓練（連絡当番教育） 2022 年 07 月 08 日

9令和４年 10 月報告書（案）・2022 年度 連絡当番 初動対応能力向上演習 実施計画書(r１) 承認’22．08．
16・2021 年度 連絡当番 初動対応能力向上演習 報告書 承認’22．01．11
・地震発生時の対応フロー 演習用 技術課 2022 年９月 13 日
・2022 年度 事故・故障等対応訓練（上期）実施報告書 技術部 技術課：訓練事務局 承認’22．09．01
・事故・故障等対応訓練（パトロール実動訓練）周知事項［実施計画］ 2022 年８月
31 日 技術課
・事故・故障等対応訓練（パトロール実動訓練）実施報告書 承認’22．09．21（10）BE0100 津波防護
検査項目 津波防護
検査対象
１）２号機 スクリーン下流水位計の維持管理
資料名・志賀原子力発電所２号機 事故時運転操作要領（事象ベース）
・志賀原子力発電所２号機 点検基準表（電気保修課編）
・ループ試験成績書 ＴＡＧ Ｎｏ．＃Ｗ32－ＬＴ－003Ｂ 試験日 2022 年２月 24 日
・ループ試験成績書 ＴＡＧ Ｎｏ．＃Ｗ32－ＬＴ－003Ｃ 試験日 2022 年２月 25 日
・超音波水位差計（ＵＬＭ－530）点検報告書 測定名称：２号機Ａ系 水位差計
2008 年２月 20 日
・超音波水位差計（ＵＬＭ－530）点検報告書 測定名称：２号機Ｂ系 水位差計
2008 年２月 22 日
（11）BR0070 放射性固体廃棄物等の管理検査項目 放射性固体廃棄物等の管理
検査対象
１）雑固体廃棄物充填固化体製作管理
資料名・志賀原子力発電所 雑固体廃棄物充填固化体製作要領・コンディションレポート（ＣＲ） Ｎｏ．22－0332 １号機ＬＬＷ「モルタル充填流量 低」ＡＮ
Ｎ発生について・廃棄物固型化記録 固型化日：2022 年６月 24 日
・プレミックスセメント配合成績書 2022 年７月 14 日
・分別作業員の教育・訓練・選任・解任記録 2021 年 11 月１日
・分別作業員教育実施報告書 2018 年 11 月２日
・分別作業員 総合的実施教育（Ｃ教育）実施報告書 教育日 10 月 15 日～10 月10令和４年 10 月報告書（案）29 日
・分別作業員の教育後の確認試験 試験実施日：平成 30 年９月 13 日
検査項目 放射性廃棄物でない廃棄物
検査対象１）１号機 タービン建屋原子炉補機冷却水系（Ｂ）・高圧炉心スプレイ補機冷却水系トレンチ内における放射性廃棄物でない廃棄物の管理【検査未了】
資料名・志賀原子力発電所 仮置物品配置細則・仮置申請票 ＱＡ15-16 様式１－２(改訂-10) 場所ＲＣＷ（Ｂ）・ＨＰＣＷトレンチ 作
業票番号１－18－Ｒ４－002 仮置物品 コンクリート片等（ドラム缶 85 本）
５．２ チーム検査なし

11