浴室換気対応

浴室も全室同時に
24 時間 キレイな 空気

よい家は、笑顔になる
ピアラ 24 は浴室換気が可能な換気システムです。
浴室もカラッと快適に過ごせます。壁掛けタイプなのでフィルターが取り出しやすくお掃除の工程も少ないので手間がかかりません。
家族が毎日暮らす家だから、空気の質にこだわった、よい家にしませんか？

排気型集中換気システム

浴室も吸える防水構造とメンテナンス性
ピアラ 24 はメンテナンス性に優れた第 3 種換気システムです。壁掛けタイプなので、お施主様にとって手間がかかるフィルター清掃も簡単に行えます。また、24 時間換気で浴室換気が可能なため、個別に局所換気を設ける必要がなくコストカットできます。

安心の防水構造
ドレントレー採用
浴室で吸った湿気が水滴に変わった場合でも、本体から排出されドレントレーに回収される構造になっています。

ドレントレー
水滴排出口

扌ドレントレーのお手入れはさっとひと拭きで OK

メンテナンス性
壁掛け型 &フィルター

ピアラ 24（本体）

本体吸気口にフィルターがついているため本体のお手入れはフィルターを掃除するだけの簡単メンテナンス。壁掛け型なのでフィルターも取り出しやすく、短時間でお手入れが可能です。

フィルター

扌フィルター収納口はワンタッチで開きます

省エネ & 静音設計
電気代

※１ 41 坪の物件を想定した数値であり保証値ではありません。電気代は弊社シミュレーショ
ンソフトの算出結果になります。
※ 2 全国家庭電気製品公正取引協議会が定める新電力料金目安単価 31 円／ｋＷｈ ( 税込 ) およびエネルギーの使用の合理化に関する法律（通称、省エネ法）において電気 1kWh を発電するのに必要とする化石燃料の投入熱量（電気の一次エネルギー換算係数）9,760kJ で計算。

212 円 / 月
※１ ※2

約DC モーターと独自の羽根形状が、高効率のファン性能を生み出すことで電気代を大幅に削減しています。

騒音値
db(A)

202530

うるささ

無音感

非常に
静か

建築物 無響室

聴力スタジオ
試験室

約35

病室

27 ｄB
※１404550

特に気にならない騒音を感じる

美術館 図書館教室

55

60

騒音を無視できない
事務室

スポーツ
施設（屋内）

扌スタジオと同じくらいの静けさです。赤ちゃんがいるご家庭でも気にせずご使用いただけます。

ピアラ 24見えるリモコン設計
カラーユニバーサルデザイン採用
暖色同士 寒色同士
健常な場合の見え方
色弱の方の見え方

暖色と寒色

暖色系と寒色系の組み合わせは色弱者の方も見分けやすい。

見分けられる

運転ランプに青と赤のLEDを採用ઈૡ‫ق؟‬ஒ‫ك‬ਡ‫ق‬ஒ‫ك‬ਡྩྩӖӡӇӉӡӁ‫ق؟‬ஒ‫ك‬ਡ‫ق‬ஒ‫ك‬ਡຑਡຑ౮ଞ‫ق؟‬஧‫ك‬ਡ‫ق‬஧‫ك‬ਡྩྩઈૡ‫ق؟‬ஒ‫ك‬ਡ‫ق‬ஒ‫ك‬ਡྩྩӖӡӇӉӡӁ‫ق؟‬ஒ‫ك‬ਡ‫ق‬ஒ‫ك‬ਡຑਡຑ౮ଞ‫ق؟‬஧‫ك‬ਡ‫ق‬஧‫ك‬ਡྩྩओିਔ‫آ‬ওথॸॼথ५ৰ઱৏জ७ॵओିਔ‫آ‬ওথॸॼথ५ৰ઱৏জ७ॵॺ঎঎ॱথ॑ଧਰ঱শ౒खखथৣऔः‫؛‬ओିਔ‫آ‬ওথॸॼথ५ৰ઱৏জ७ॵओିਔ‫آ‬ওথॸॼথ५ৰ઱৏জ७ॵॺ঎঎ॱথ॑ଧਰ঱শ౒खखथৣऔः‫؛‬থজ७ॵॺ঎ॱথথজ७ॵॺ঎ॱথ

青ランプ

点灯（運転）点滅（メンテナンス）

赤ランプ
点灯
（異常）

運転ランプの色は、色弱者の方にも見分けやすい青（寒色系）と赤（暖色系）の色合わせを採用しています。運転状況やメンテナンスの時期も区別できます。

24時間換気の必要性
建 築基 準法の改正で24時間換気が義務化 に
VOC等による住宅内の室内空気環境の汚染が大きな社会問題に発展したことから、国では2003年に建築基準法を改正しました。内容は大まかに挙げると以下になります。

新築・増築にはすべての居室に換気設備が必要
建築確認申請書に「換気回数」を記載する必要
内装仕上げ材の制限（ホルムアルデヒド対策）
24時間換気が可能な機械換気設備設置の義務
室内の有害物質への対策として、建築基準法において24時間換気が義務化し、現在のスタンダードとなりました。

換 気の定義とは
快適な健康を支える望ましい住まいの環境を確保するためには「外からの新鮮な空気を計画的に導入し、室内の汚染空気を24時間連続的にゆっくりと希釈すること」「換気によって室内の汚れた空気を規則的に排出すること」が重要になります。

換気の定義

食物７％・室内の空気を外気で希釈すること
・入口（給気）と出口（排気）の明確化＝新鮮な空気（酸素）の確保
室内の不要な汚染物質・水蒸気・臭いの除去

外気
５％

飲料 8%
産業廃棄 9%

公共施設の空気
12%

その他
2%

室内空気

57%

⬆人間が体に取り込む物質摂取量（重量比）
出典：村上周三（2010 年）『住まいの人体─工学的視点から』

計 画 換 気の概要
気密化した住宅で機械換気設備を導入すると・・・

24時間換気の無い家は、生活上発生する汚染物質・水蒸気等が停滞します

高気密住宅＋24 時間換気で室内の空気の質が格段に上がりますアレルギーの原因

24H
換気
ハウスダスト

汚れた空気

排気

ダニ
給気

花粉

カビ

⬆換気がされていない家ではダニやハウスダスト、結露による⬆気密化によって外部から浸入する花粉等をブロック。この環カビ、花粉など汚染された空気が充満しています。その結果小境に加え、24 時間換気で室内の汚染物質を常時換気する事で、さな子どもがアレルギーを発症する原因となります。

毎日新鮮な空気で生活できるのです。

2 4 時 間 換気（換気システム）の種類
換気の仕方によって以下の3種類に分けられます。

第3種換気●給気は自然の力を利用し、排気には機械を用いる換気方式
ex.ルフロ400、ピアラ24など

自然給気

第2種換気
●給気は機械を利用し、排気は自然の力を用いる換気方式
ex.クリーンルームなど（住宅ではあまり使われない方式）

機械
給気
機械
排気

第1種換気
●給気・排気共に機械を用いる方式
ex.熱交換器など

機械
給気
自然排気

機械
排気

24時間換気の比消費電力
以 下の 3種で比較
ダクト式

壁付け式

第3種

第１種熱交換

省エネ対策
ピアラ 24

省エネ未対策省エネ対策

省エネ未対策第３種

第１種熱交換一般品

一般品

0.30.7①

24時間換気システムの比消費電力（W/（m³ /h））

0.050.40②

換気設備（局所換気分含む）
一次エネルギー消費量（GJ/年）※1

1.2

5.9

5.1

10.5

4.6

10.0

③

換気設備の年間電気代(円/年)※3

3,811

18,74016,19933,351

14,611

31,763④

冷暖房設備
一次エネルギー消費量（GJ/年）※1

17.9

16.3

17.9

16.2

⑤

冷暖房設備の年間電気代(円/年)※356,855

51,77356,85551,455②＋④③＋⑤※20.32※20.70※2

換気設備＋冷暖房設備
一次エネルギー消費量合計（GJ/年）

19.1

23.8

21.4

26.8

22.5

26.2

年間電気代
(円/年)

60,66675,59567,97285,124

71,466

83,218※ 1… 省エネルギー性能の判定プログラム（住宅版）より算出（モデルプランでの計算例になりますので保証値ではありません）【算出条件】・6 地域（東京 23 区） ・約 120m² のモデル住宅 ・断熱仕様は平成 11 年基準（4 等級）相当 ・暖冷房設備は高効率エアコン（い）を使用
・温度交換効率 80％ ・有効換気量 0.95（ダクト式 1 種）、1.0（壁付け式 1 種）
※ 2… 平成 28 年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説Ⅱ住宅参照※ 3… 全国家庭電気製品公正取引協議会が定める新電力料金目安単価 31 円／ｋＷｈ ( 税込 ) 及びエネルギーの使用の合理化に関する法律（通称、省エネ法）において電気 1kWh を発電するのに必要とする化石燃料の投入熱量（電気の一次エネルギー換算係数）9,760kJ で計算。

年 間電気代（円/年）
90,00075,59580,000￥70,00065,00060,00055,000

年間電気代

年間電気代

③18,740￥￥￥③3,811￥

71,466

年間電気代67,972￥③33,351￥

60,666

年間電気代

83,218￥

年間電気代

85,00075,000

年間電気代

85,124③14,611③16,199￥￥③31,763￥￥

50,00045,00040,00035,00030,00025,000⑤51,773⑤56,855⑤56,855⑤51,455

壁付け式
第3種
一般品

壁付け式
第 1 種熱交換一般品

20,00015,00010,0005,000

0ダクト式第3種
省エネ対策

ダクト式
第3種
省エネ未対策

ピアラ24

￥

ダクト式
第１種熱交換
省エネ未対策

ダクト式
第１種熱交換
省エネ対策③換気設備の年間電気代（円/年）※3￥⑤冷暖房設備の年間電気代（円/年）※3

ファン性能データ

電圧※各測定方法は日本工業規格 JISC9603（換気扇）に準拠

AC100V速調（ノッチ）

12

3

45

67

89

消費電力
（Ｗ）

2.5

4.7

9.2

15.6

23.934.0

46.3

56.1

63.4

風量（ｍ³/h）

128168

240

303

349

394

436

464489騒音（ｄＢ）

22.4

23.4

25.5

28.6

30.2

35.7

36.8

38.9

40.3

自然給気口スクウェアフローのご紹介
ダ ウ ンドラフト（冷気流降下）対策も万全
第3種換気は、外気を取り入れるため寒いイメージが持たれています。また、従来の自然給気口はダウンドラフトを軽減する形状になっていないため、足元が寒いと言われていました。スクウェアフローは、全方位開放可能で、空気を拡散し冷気を感じない形状になっているのでダウンドラフトによる寒さ対策も万全です。
全方位開放可能

上

下

左

右

スクウェアフロー用室内ガラリ
ダウンドラフトにより足元が寒い。

冷気が下に行かないので足元の寒さが軽減します。

冷 気 の流れを検証
コールドスプレーを使用し、スクウェアフローの冷気の流れを検証しました。

〈冷気の流れ〉〈熱画像〉

ダウンドラフト対策を行っているため、冷気による不快感を与えません。

フ ィ ル ターのラインナップ
新鮮な空気を取入れるために、フィルターの性能にもこだわりました。減音・花粉軽減の標準フィルターをはじめ煤塵を除去、PM2.5の侵入を軽減、通気性抜群のフィルター等、お客様のニーズに応じたフィルターをラインナップしています。

標準フィルターEX フィルター

QD フィルター

HG フィルター

CS フィルター

減音効果・花粉軽減

臭気吸着

超通気性・防虫対策

PM2.5 対策

高通気性・花粉軽減

防虫・花粉対策としてご利用いただけ、40㎜厚のビッグフィルターが外部の音を軽減します。
捕集効率：89％（JIS15種）
交換目安：1年

建物周辺の排ガスや臭いなどの対策に強いカーボンウレタンの高性能フィルターです。
交換目安：1年

特殊ウレタン素材により防虫効果と超高気密住宅における差圧の軽減を兼ね備えたフィルターです。
交換目安：1年

静電気を帯電加工した素材で花粉やPM2.5の侵入を軽減するフィルターです。
捕集効率：97％（2.5μm粒子）
交換目安：2〜3カ月

防虫・花粉対策ができ、通気性も抜群なポリエステル製のフィルターです。
捕集効率：82％（JIS15種）
交換目安：2年

減音効果：当社試験による。音の聞こえ方は人により差異があります。
交換時期：立地条件や使用状況により異なります。
捕集効率：当社試験による。
（フィルターにより対象となる試験方法が異なります。）

P M 2 . 5 に要注意
PM2.5とは、大気中を漂う物質のうち、直径2.5マイクロメートル(マイクロは100万分の1)以下の特に小さな微小粒子状物質の総称です。その大きさは、なんと髪の毛の約1/30です。
工場の排ガスなどに含まれるすす等が主成分で、吸い込めば肺の奥や血管に入り、ぜんそくや心疾患などのリスクを高めるとされており、人体への健康影響が懸念されています。

PM2.5
2.5μm 以下
スギ花粉
30〜40μm 以下

髪の毛（断面）70μm 以下

咳・喉の痛みぜんそく

循環器系疾患

気管支炎

PM2.5

その他構成部材のご紹介
オ リフ ィ ス（ 排 気 グ リル）

最大開口最小開口開度 5（最大）の状態

開度 1（最小）の状態

・天井にも床にも設置が可能。
・室内側のプレート9段階の可動（回転式）。
・吸い込み流量の自由な調整が可能。

テ クフ レ ッ ク ス 100DSG（ 排気 ダ ク ト ）・高強度ワイヤーを採用し収縮に強い。

・不燃材料認定品（NM‐1785）

U チ ャン バ ー N 150

Y型チャンバーN・ファン本体との接続φ150、排気グリルとの接続
φ100×6分岐チャンバー

ダ クト ジ ョ イ ン ト ニ ップル
・ダクト同士のつなぎに使用。

φ100 用

テクフレックス150（排気ダクト）φ150 用・UチャンバーN150の吸気口元に直接φ100用2分岐チャンバー。

接続する通常排気角度ライン

エ ア ロビ ット 150Ⅳ

正面からの風の流れ・外壁の汚れを軽減。
・強風時も逆流しない。
・内部形状をシンプルにし排気経路をスムーズに。

ブロワー

・外壁出寸法をスリム化。

風の勢いで排気角度が変化する
前方からの風の勢いで、排気角度が変化し、更に汚れを軽減

通常時の風の流れ

強風時の風の流れ

強風

楕円形状

風の力で排気 UP
内部に楕円形状を設け、強風時も逆流しないお手入れ方法について
ピ ア ラ24のお手入れ方法
手の届くところにフィルターが内蔵しており片手で簡単に取り出す

フィルターのふたことができます。フィルターの時期は約１ヶ月に１回ランプでお知らせ。本体下部にドレントレー（防水パン）が付いているので、浴室の水分や結露水が溜まった場合は捨てることができます。

リモコン拡大図

青ランプが点滅した場合は速やかにフィルターおよびドレントレーのお手入れを行ってください。

①ファンの電源を切ります

ドレントレー（防水パン）②フィルターを引き出します

ラッチ③フィルターを掃除し戻します④ドレントレーを引き出します⑤ドレントレーを清掃し戻します

汚れがひどい場合は、やさしく水洗いするか交換してください。
水洗い後は十分に水気を取り戻してください。

左右各1カ所のラッチをカチッと音がするまで手前に引きロックを外してください。

内部の水分や汚れがある場合はぬるま湯（40℃以下）に浸した布を固くしぼり拭き取ってください。
※アルカリ性洗剤や研磨剤の入った洗剤、石油由来の物質は使用しないでください。

スクウェアフローのお手入れ方法
メンテナンスを考慮してフィルターが取り出しやすい形状になっています。
フィルターによってお手入れ方法が異なりますが、フィルターを取り出して汚れを除去するだけの簡単メンテナンスです。
※フィルターの交換時期は立地条件や使用状況により異なります。
①表面カバーを外します②フィルターを手前に引き抜きます③掃除機で汚れを除去します④汚れがひどい場合⑤カバーを取付け元に戻します

やさしく水洗いをするか、交換してください。
※EXフィルター、HGフィルターは水洗い出来ません。

フィルター名

標準EX

QD

HG

CS

交換目安

１年

１年

1年

2 ～３カ月

２年

EXフィルターの交換
EXフィルターは、次回交換し易い様に紐が上下で室内側になるようにしてきちんと奥まで押し込んで下さい。
（紐の向きを逆にして、押し込むと簡単に取れなくなります。）

部材リスト
標準セット
写真品名

摘要

本体

ピアラ 24 本体（ NJB-400DC-V ）換気ファン本体

単位

数量

台

1個

1

壁排気フードφ 150・エアロビット150 Ⅳ
・φ 150 スパイラル直管・金属ニップル150

エアロビット150 Ⅳ

排気グリル

個

6

テクフレックス 100DSG

フレキダクトφ 100 × 10M

本3

テクフレックス 150

フレキダクト 不燃認定品
φ 150 × 4M

本

1U チャンバー N150

分岐ダクトジョイント
φ 150 ーφ 100 × 6

個

1ナイロンバンド 100

ダクト固定（長）430㎜×（幅）4.8㎜

本

20

ナイロンバンド 150

ダクト固定（長）635㎜×（幅）4.8㎜

本

10

巻バンド

ダクト固定
30㎜× 10M

巻

1

配管用テープ

配管部材接続
20M/ 巻巻1

給気口スクウェアフロー自然給気口標準セット（花粉フィルター）個

5

オプション例

構造、法令などによる様々なプランをご用意しております。詳しくはお問い合わせください。

配管部材セット

オリフィス（ホワイト）グレー• 省令準耐火仕様
標準品

省令準耐火仕様品

テクフレックス 100DSG

フレキダクトφ 100 × 10M

本

3スクウェアフロー

自然給気口標準セット（花粉フィルター）

個

5

➡
➡

テクフレックス 100D

フレキダクト 不燃認定品
φ 100 × 10M

本

3スクウェアフロー

自然給気口省令準耐火仕様（花粉フィルター）個

5• 分岐追加部材
写真品名

摘要

単位

数量

分岐管

Y 型チャンバー N

分岐ダクトジョイント
φ 100 －φ 100個

1

室内排気グリル

オリフィス（ホワイト）

排気グリル

個

1ダクト

テクフレックス 100DSG

フレキダクトφ 100 × 10M

本1

換気設計標準プラン
㻥㻝㻜㻜
㻥㻝㻜

㻝㻤㻞㻜㻞㻣㻟㻜

㻟㻢㻠㻜

㻝㻤㻞㻜

㻝㻤㻞㻜

㸰㝵࡬

Ὑ㠃⬺⾰ᡤ
ᾎᐊ

㻥㻝㻜

ࢺ࢖ࣞ

㻣㻞㻤㻜

㻝㻤㻞㻜

㻣㻞㻤㻜

≀ධ
⣡ᡞ
㻡㻠㻢㻜

ᢲධ㻞㻣㻟㻜

㻸㻰㻷࿴ᐊ᥮Ẽࢩࢫࢸ࣒㒊ᮦ⋞㛵㒊ᮦྡ

1F㻟㻢㻠㻜㻝㻤㻞㻜ᩘ㔞㸯㻺㻶㻠㻜㻜㻰㻯࢚࢔ࣟࣅࢵࢺϫ 㸯8ࢳࣕࣥࣂ࣮1㸦㸧 㸯㸴࢜ࣜࣇ࢕ࢫࢫࢡ࢙࢘࢔ࣇ࣮ࣟ 㸳㻟㻢㻠㻜㻥㻝㻜㻜㻥㻝㻜㻜㻟㻢㻠㻜㻝㻤㻞㻜㻟㻢㻠㻜䜸䝸䝣䜱䝇ᗋฟ䛧ὒᐊ㻥㻝㻜㻜㻝㻤㻞㻜ὒᐊ㻝㻤㻞㻜㻟㻝㻤㻡ᐷᐊ㻡㻠㻢㻜㻥㻝㻜㻜㻥㻝㻜㻟㻝㻤㻡㻝㻤㻞㻜ࢺ࢖ࣞࣂࣝࢥࢽ࣮2Fซ౛ᑠᒇ⿬࣭ୗᒇ⿬ഃ࡬ࡢ㓄⟶࡞࡝ࠊ㓄⟶⮬యࡀ᩿⇕ᒙእ࡟࡞ࡿሙྜ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ᩿⇕ฎ⌮ⱝࡋࡃࡣࠊ᩿⇕ࢲࢡࢺࢆ౑⏝ࡋ࡚ୗࡉ࠸

ᮏタィࡣࠊ࠾ᐈᵝ࠿ࡽࡢ᝟ሗࢆࡶ࡜࡟᫬㛫᥮Ẽィ⏬ࡢ㓄⟶⤒㊰ࣉ࣭ࣛࣥ㒊ᮦᅽຊᦆኻィ⟬࡟ࡼࡿ᥮Ẽ㔞ࡢண ࢆ࠾ࡇ࡞࠺ࡶࡢ࡛ࡍࠋࡲࡓࠊ㒊ᮦタ⨨࡟࠾ࡅࡿ㛵㐃ἲつ ᘓ⠏ᇶ‽ἲࡸ㜵ⅆᆅᇦࡸ㸱㝵ᘓ➼ ࡞࡝ࠊྛ≀௳ẖࡢุ᩿ࡢヲ⣽ࡣࠊᘓ⠏ኈࡢ㈐௵ࡢᇶࠊྛ⾜ᨻ❆ཱྀ࡟࡚ࡈ☜ㄆࡃࡔࡉ࠸ࠋ

1-'&ࣇ࢓ࣥᮏయ㓄⟶❧ୖࡾ

8ࢳࣕࣥࣂ࣮1 㓄⟶ࢫ࣮࣌ࢫࢫࢡ࢙࢘࢔ࣇ࣮ࣟ㸦⤥Ẽཱྀ㸧᥮Ẽ⤒㊰㸦࢔ࣥࢲ࣮࢝ࢵࢺ➼㸧࢜ࣜࣇ࢕ࢫ㸦྾Ẽࢢࣜࣝ㸧ȭࢲࢡࢺ࢚࢔ࣟࣅࢵࢺϫ㸦᤼Ẽࣇ࣮ࢻ㸧ȭࢲࢡࢺ

シミュレーション計算
物 件 に 合わ せ て 運 転レベルや運転音をシ ミュレートします。

事前にランニングコストも解かるため安心です。
コントロールレベル

3.5 1ヶ月 の電気代 約 212 円

流量測定【流量測定とは】

ピトー管

室内排気グリル（オリフィス）に流れる空気の差圧［Pa（パスカル）］を測り、換気量がきちんと確保されているかを確認する方法です。マノメーターシステ
ムにより、ピトー管（長さ 500 ㎜）をオリフィスの中心穴（2 ㎜）に挿し込み簡単に計測できます。
※オリフィスとは、流体を流出させる時、前後の圧力ヘッドの差で流量ピトー管マノメーター（差圧計）ビニールチューブを求めることができる穴のことです。

【測定手順】
オリフィスを『ピアラ２４シミュレーションソフト』で計画された計算開度に合わせます。
最大開口

最小開口

開度 5（最大）の状態

開度 1（最小）の状態

仕様■スクウェアフロー室内ガラリ■ピアラ 24 本体（NJB-400DC-V）྾Ẽཱྀ䃥㻝㻡㻜㻝㻡㻜㻝㻝㻡᤼Ẽཱྀ䃥㻝㻡㻜䛆⤖⥺ᅗ䛇䝸䝰䝁䞁୰⥅䝁䞊䝗ᅛᐃ䜽䝸䝑䝥䝡䝇✰䃥㻟㻚㻞䚷㻠䞄ᡤ㻤 㻝㻠㻤㻞㻢㻜㻭㻮䝣䜱䝹䝍䞊䝣䜱䝹䝍䞊䝗䜰㻭㻯㻝㻜㻜㼂䜰䞊䝇㻮㻓㻤㻜䝸䝰䝁䞁୰⥅䝁䞊䝗ྲྀฟ䛧ཱྀ㻝㻡㻜㻝㻝㻡㟁※ྲྀฟ䛧ཱྀ㻥㟁※ᅛᐃ䜽䝸䝑䝥㻔䜰䞊䝇㻕໬⢝䜹䝞䞊ᅛᐃ㔠ල➃Ꮚྎ㻣㻜㻝㻡㻜྾Ẽഃ䝸䝰䝁䞁㻝㻞㻜እᚄ䃥㻝㻠㻤䝗䝺䞁䝖䝺䞊㻥䝅䝻䝑䝁䝣䜯䞁䃥㻝㻥㻜㻠㻣㻜㻞㻟㻜㻝㻞㻜㟁※䝇䜲䝑䝏䝠䝳䞊䝈㻡㻭㟁※䝇䜲䝑䝏䠄䝟䝛䝹୰㻕㻭㻓ไᚚᇶᯈ■スクウェアフロー用断熱 BOX100᤼Ẽഃ䝰䞊䝍䞊䝗䝷䜲䝞䞊㢼㔞ษ᭰䝪䝸䝳䞊䝮䈜ᑠ䝴䝙䝑䝖㻔ษ䜚㞳䛧ྍ⬟㻕ෆᚄ䃥㻝㻜㻤ᢲ䛩䝸䝰䝁䞁୰⥅䝁䞊䝗䝰䞊䝍䞊㻟㻠㻝䛆᩿㠃ᅗ㻔㻭㻙㻭㻓㻕䛇እᚄ㻌䃥㻥㻤䝧䞊䝇㛗Ᏻ⾲♧䝅䞊䝹᩿⇕ᮦ㻔㻱㻼㻿㻕㻹タィୖࡢᶆ‽౑⏝ᮇ㛫ࢆ㉸࠼࡚౑⏝ࡉࢀࡲࡍ࡜ࠊ⤒ᖺຎ໬࡟ࡼࡾⓎⅆࠊࡅࡀ➼ࡢ஦ᨾ࡟⮳ࡿ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ㻝㻢㻞㻝㻢㻜䝰䞊䝍䞊୰⥅䝁䞊䝗࠙〇㐀ᖺࠚᮏయ࡟すᬺࢣࢱ࡛⾲♧ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍ࠙タィୖࡢᶆ‽౑⏝ᮇ㛫ࠚᖺ㻞๓㠃䝟䝛䝹㻔䝯䞁䝔᪉ἲ䚸䝸䝰䝁䞁ᅗ➼༳Ꮠ㻕㻢㻠ᢤ䛡Ṇ䜑㔠ල㻌㻟䞄ᡤ㻟㻢㻝㻢㻜㻞㻠㻜㻠㻜㻤㻠㻥㻤㻝㻠

■塩ビパイプ SU100

㻞㻜㻡㻠㻟㻞㻝㻞㻠㻡ᚄ྾㡢ᮦ㻠㻠㻠㻜㻝㻜㻜䃥■オリフィスෆ㻟እᚄ䃥㻝㻜㻞እᚄ䃥㻥㻤እᚄ㻝㻜㻢䃥እᚄ䃥㻝㻡㻜㻢䃥㻝㻜ᚄእ㛤ཱྀ㒊䃥㻝㻝㻌㻞㻡䞄ᡤ

保証について●このファンユニットには保証書がついています。「形式・お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、大切に保管して下さい。

■保証期間が過ぎているときは●お買上げの販売店、又はお近くのお客様ご相談窓口にご連絡下さい。
ご要望により修理可能なものは有料修理いたします。

●保証期間はお買上げいただいた日から１年間です。

■補修用性能部品の最低保有期間●保証期間中であれば保証書の規定に従って無料修理させていただきます。

●換気ユニットの補修用性能部品（機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間は製造打ち切り後 7 年です。

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について（本体への表示内容）※経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた右の内容表示を本体におこなっています。
（リモコンへの表示内容）※右の内容を表示したシールを添付しています。

【製造年】 ２０×× 年【設計上の標準使用期間】
１５年
設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

■標準使用条件
環境条件（設計上の標準使用期間とは）※運転時間や温湿度など、標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。
また、偶発的な故障を保証するものではありません。
●「経年劣化とは」
長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。

JIS C9921-2 による
電圧

AC100V

周波数50Hz または 60Hz

温度

20℃

C9603 参照

湿度65％RH

設置条件

標準設置

機器の工事説明書による定格負荷（換気量）

機器の取扱説明書による

負荷条件
想定時間

JIS

1 年間の使用時間

常時換気（24 時間連続換気）
8760 時間 / 年

お 問い 合わせは住まいの品質を考える

日本住環境株式会社
2023.04.NJK(04)