エナジー・セイバー・ノード

Energi Savr Node™

40 | Lutron

エナジー・セイバー・ノードとは?
エナジー・セイバー・ノードは、あらゆる建築空間における照明制御と省エネのために簡単かつプログラム可能なソリューションです。
・Picoリモコンに接続し、1台のエナジー・セイバー・ノードを用いてDALI-2対応照明器具と人感センサー・光センサー（無線・有線）照明をトータルに制御できます。

• DALI- 2 対応照明器具への信号線を直接接続可能です。
• 停電時、内部メモリがすべての設定を保持します。
• グラフィックアイQSシリーズの機器すべてを接続可能です。
• DALI / エナジー・セイバー・ノード本体を上位機種のクアンタムシステムに接続して、ビル全体の照明を制御・管理できます。

■ エナジー・セイバー・ノード システムマップ（DALI-2接続例）
DALIリンク1

AC100/200V
電源

DALIリンク2（2リンクモデルのみ）

DALI-2 対応照明器具※注１（最大64台）DALI-2 対応照明器具※注１（最大64台）イーサネットリンク（LANケーブル）

WiFiルーター（お客様ご用意）
QSリンク

設定用iPhone/iPad

DALI対応エナジー・セイバー・ノード本体

ワイヤレス
人感センサー

補助コントロール

QSセンサーモジュール（天井取付型受信部）

ワイヤレス
光センサー

Pico
ワイヤレスリモコンGRX-CBL-346S

その他のワイヤレスデバイス
その他のQS機器

エナジー・セイバー・ノードのメリット
簡単取り付け・簡単設定• Apple iPhoneまたは iPad 用にデザインされた簡単かつ直観的な無料専用設定アプリ• 簡単アプリ用の事前設定モードにより設定時間を短縮、システムの設定を簡素化• LEDドライバー交換時自動再プログラミング機能により、万が一の LEDドライバー交換時にもシステム再設定が不要※注 2• ワイヤレスセンサーは配線不要で、追加や移動が簡単に変更可能
拡張可能• グラフィックアイQSと接続して、DALIインターフェースとして利用可能• エナジー・セイバー・ノードを追加していくことで、フロアの一部からフロア全体、さらに複数フロア制御まで拡張可能• 上位機種 Quantumでシステムを統括すれば、ビル全館照明制御まで拡張可能
多用途• エナジー・セイバー・ノードの LEDドライバーコントロールは、頻繁に変化するスペースに対して再設定できる柔軟性を提供• 改修工事にも新築にも最適（各エナジー・セイバー・ノードをそれぞれの場所に分散させて取付可能）環境に優しく、省エネ• 自動 / 手動・調光、人感センサー、光センサーにより照明エネルギー使用量を低減※注 1 DALI 対応照明器具によっては、1 つの照明器具内に複数の DALI LEDドライバーを搭載している場合があります。
その場合、DALI LEDドライバーの合計数が 64 台になるようにしてください。
（無償）※注 2 英語版のみとなります

WEB DALI

エナジー・セイバー・ノード

Lutron | 41

エナジー・セイバー・ノード仕様• 100 / 200 V 〜 50 / 60 Hz• 最大 6000 V 〜の電源サージおよび最大 3000 A の電流サージに対応• DALIリンクごとに最大 64 個の DALI LEDドライバー ※注1 を接続可能• エリアとゾーンをソフトウェアで設定可能

使用例： オフィスフロアA Radio Powr Savr

D Energi Savr Node

B Radio Powr Savr

レディオ・パワー・セイバー
天井取付型ワイヤレス人感センサー

レディオ・パワー・セイバー
天井取付型ワイヤレス光センサー

人を検知して照明を自動的に点灯・消灯することで、エネルギーを節約し利便性を向上させます。

窓からの自然光の量を検知して照度を自動的に調整することで、エネルギーを節約します。

型番

型番

LRF6-OCR2B-P-WH

LRF6-DCRB-WH

エナジー・セイバー・ノード本体
DALI対応照明器具に人感センサーや光センサー、補助コントロールを接続することで、照明を自在に制御します。

D
A

B

C
E

F

F PicoC Sivoia QS

E seeTouch QS

補助コントロール

ピコ
ワイヤレスコントローラ™

シヴォイアQS
ウィンドウシェード

シータッチQS

生産性、快適性、簡便性を向上させるため、電波到達範囲内のスペース内のどこからでも照度の調整が可能です。
単体使用、壁取付け、卓上使用が不能な専用オプションを用意しております。

超静音のルートロン製電動シェードを使用し、生産性、快適性、省エネを向上させます。

あらゆるタスクに対して最適な照度を達成できるように、照明や電動カーテンをコントロールします。

型番PP-3BRL

型番QSWS2-2RLD

42 | Lutron

システム最大値• 100 台： 1 つの QSリンクに接続できるQS 関連機器の数。グラフィックアイQS ユニット、QS 補助コントロール、QSインターフェース、• 10 台： QSM 1 台あたり、ワイヤレス機器（光センサー、人感センサー、Picoリモコン）をそれぞれ 10 台ずつ登録可能

QSシェード、QSMと同様、エナジー・セイバー・ノード本体は「 1 台」と数えます。
（ただし、システム合計 100ワイヤレス機器まで）： 1システムあたりの、DALIリンクの合計数• 8リンク• 512ドライバ ： 1システムあたりの最大接続可能 DALI 対応照明器具台数（ 1 器具あたりDALIドライバ 1 台の場合）• 100ゾーン ： １つの QSリンク内で制御できる最大ゾーン数。エナジー・セイバー・ノード、グラフィックアイQS のゾーンの合計数

使用例： オフィスフロア
光センサー制御

照明器具は、窓からの外光の量に基づいて照度を自動的に調整します。

一定の照度を保つため、窓から離れた照明器具よりも、窓際の照明器具はより調光されます。

照明レベル※4

取付例
DALI-2対応
照明器具

50%

80%
窓

窓

ワイヤレス光センサー
DALI リンク1

ワイヤレス人感センサー
QSリンク（GRX-CBL-346S）

QSM
天井取付型
ワイヤレス受信部

Pico
ワイヤレスリモコンAC100/200V
電源

補助コントロール

複数エリアの人感センサー

各部屋は人感センサーにより制御され、在室状態に応じて点灯・消灯します。

エナジー・セイバー・ノードにセンサーや補助コントロール、照明器具を接続するだけで、スペースが図に示すように機能します。

取付例
部屋1

DALI-2対応
照明器具

DALI リンク1

部屋2

Pico
ワイヤレスリモコン

Pico
ワイヤレスリモコン

ワイヤレス人感センサー

ワイヤレス人感センサー
QSM
天井取付型
ワイヤレス受信部

QSリンク（GRX-CBL-346S）

AC100/200V
電源

DALI リンク2

補助コントロール

補助コントロール※注 1 例 – さし込む自然光の量に基づいて各照明器具の照明レベル（%）
がシステムにより自動調光されます。

Lutron | 43システムプログラミング
手の平でコントロール（無償）を使用して、簡単にシステムを設定できます。※注3
Apple iPhoneまたはiPad用のエナジー・セイバー・ノード 専用設定アプリ• あらゆるスペースのニーズに合わせて DALI 対応照明器具のグルーピングが可能• 照度設定• センサーとコントロールの設定を好みに合わせて設定• それぞれの DALI 対応器具の個別調整• システムバックアップ可能• iPhone 、iPad 対応。iOS 5 以降
専用アプリを使用して、エナジー・セイバー・ノードの設定・調整・メンテナンスができます。※注4

システム設定• わかりやすいメニューによる簡単な操作プロセス• スペース内のどこからでも照明を操作

エリアの人感センサーや光センサー、補助コントロールを設定します。

システム微調整• スペースが在室状態になった後で簡単にシステムへの変更が可能

センサーが在室・不在を検知した場合の照明の設定を変更したり、人がいなくなった後に消灯するまでのタイムアウト時間を調整します。

メンテナンス• 万が一の照明器具交換の際もシステム全体の再設定をせずに器具交換が可能

プログラミングアプリは
新しい DALI 対応照明器具を自動的に検出し、ユーザーは表示された簡単なステップに従って照明器具の交換を完了できます。

※注 3 英語版のみとなります（無償）※注 4 本アプリケーションは設定用です。常時操作用としては使用できません。またWiFi 環境を構築していただく必要があります。

44 | Lutron

Energi Savr Nodeは完全に拡張可能
後からシステム拡張可能なフレキシビリティ

1 1エリアを制御する場合

2

複数のエリアまたはフロアを総合的に制御場合複数のエナジー・セイバー・ノード本体を接続します。

3

ビル全体の照明を管理する場合統合システム『クアンタム』を追加します。

クアンタム専用ソフトウェア『Quantum Vue』
は、施設管理者が省エネ、快適性、生産性を最大化するために照明と自然光を最大限省エネ利用できるようにした集中制御システムです。ビル全体の照明を1ヶ所から簡単に設定、監視、分析、および報告することができます。

Lutron | 45

エナジー・セイバー・ノード本体
用途： DALI対応照明器具をコントロールしたいStandalone, QS
DALI 2リンク

QSNE-2DAL-JA
DALI 4リンク

QSNE-2DALX2-JA
DALI 6リンク

QSNE-2DALX3-JA
DALI 8リンク

QSNE-2DALX4-JA
専用設定アプリ：Appleストアより無償ダウンロード可能

エナジー・セイバー・ノードでは、以下のオプションからご要望にあった製品を組み合わせて使用可能です。

QS 補助コントロール
用途： 壁付けスイッチを設けて、シーン呼び出しや個別制御を行いたい

QSWS2-1B（ 1ボタン）QSWS2-2B（ 2ボタン）QSWS2-2BRL（ 2ボタン＋照度調節ボタン付）

QSWS2-3B（ 3ボタン）QSWS2-3BRL（ 3ボタン＋照度調節ボタン付）

QSWS2-5B（ 5ボタン）QSWS2-5BRL（ 5ボタン＋照度調節ボタン付）

QSWS2-7B（ 7ボタン）QSWS2-1RLD（ 3＋2ボタン）QSWS2-2RLD（デュアル 2ボタン＋照度調節ボタン付）

赤外線リモコン受信部＆照度調節ボタン付

QSWS2-2BRLIR（赤外線受光部内蔵 2ボタン＋照度調節ボタン付）

QSWS2-3BRLIR（赤外線受光部内蔵 3ボタン＋照度調節ボタン付）

QSWS2-5BRLIR（赤外線受光部内蔵 5ボタン＋照度調節ボタン付）

キースイッチQSWS2-KSI2MAA（キースイッチ）

QSインターフェース
用途： RS 232 、無電圧接点入出力、DMX 512 出力などを使用して外部機器と連動したい
インターフェース各種

46 | Lutron

QSE-CI-NWK

ネットワークインターフェース（ RS 232 ）QSE-IO

IOインターフェース（無電圧接点入出力）

QSE-CI-DMX

DMX 512インターフェース（出力のみ、グラフィックアイQS 本体も必要）ワイヤレスコントロール・センサー
用途： ワイヤレス人感・光センサーを組み合わせたい、リモコン操作を含めたい

QS センサーモジュール

QSM6-XW-C

ワイヤレス受信部

QSM6-4W-C

有線入力端子付きワイヤレス受信部

ワイヤレスセンサー

LRF6-OCR2B-WH

ワイヤレス人感センサー（受信部 QSM 6 -XW-C が必要）

LRF6-DCRB-WH

ワイヤレス光センサー（受信部 QSM 6 -XW-C が必要）

（天井埋込型受信部 QSM 6 -XW-C が必要）
ワイヤレス Picoリモコン

PP-3BRL-（ 3ボタン+アップダウン）

PP-2BRL-（ 2ボタン+アップダウン）

PP-2B-（ 2ボタン）

PP-3B-（ 3ボタン）

有線センサーLOS-CDT-500R-WH

有線人感センサー（ QSM 6 - 4 W-C が必要）

MW-FPS-WH

有線光センサー（ QSM 6 - 4 W-C が必要）

Sivoia シヴォイア電動シェード
用途： 太陽光・グレアのコントロールも積極的に行ないたい
シヴォイア電動シェードシリーズ（グラフィックアイ QSまたはクアンタムシステムが必要です）

グラフィックアイ QS
用途： 部屋内で簡単に設定できるようにしたい
グラフィックアイ QS 本体

QSGR-3PJA

グラフィックアイQS 3ゾーン

QSGR-4PJA

グラフィックアイQS 4ゾーン

QSGR-6PJA

グラフィックアイQS 6ゾーン

QSGR-6EJA

デジタル負荷対応グラフィックアイQS 6ゾーン

QSGR-8EJA

デジタル負荷対応グラフィックアイQS 8ゾーン

QSGR-16EJA

デジタル負荷対応グラフィックアイQS 16ゾーン

Quantum クアンタムシステム
用途： 複数のエナジー・セイバー・ノードやグラフィックアイを統合し、一括管理したい、BACnet に接続して集中管理したい

Quantumシリーズ

Lutron | 47