集塵機
取扱説明書
設置・メンテナンス編

CMP-2500AT3-A[文書番号] CIM-50003-07

チコーエアーテック株式会社
CHIKO AIRTEC CO., LTD

集塵機取扱説明書 設置・メンテナンス編[文書番号] CIM-50003-07

はじめに
このたびは、CMPシリーズ集塵機をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
CMPシリーズ集塵機は、「風の技術」を有効に利用した省エネ形のクリーンBOXです。
本書は設置・メンテナンス向けに装置の取扱方法を記載しています。
ご使用前に本書をよくお読みいただき、内容を十分に理解してから、正しく使用してください。

•

本書は、必要なときにいつでもご覧になれるよう、お手元で大切に保管してください。

•

本書の内容については万全を期していますが、万一ご不明な点や誤り、お気付きの点がございましたら、当社までご連絡ください。

•

本書を紛失または汚損した場合、警告ラベルを損傷した場合は、速やかに当社までご連絡ください。

•

記載内容は、改良のため細部において実機と異なることがあります。ご質問などはお気軽に当社までお問い合わせください。

製品改良のため、本書に記載している仕様の一部を予告なく変更することがあります。

転載・複写について•

本書の著作権は、チコーエアーテック株式会社が所有しています。

•

本書の内容の一部あるいは全部を無断で転載や複写することは固くお断りします。

Copyright © 2023 CHIKO AIRTEC All Rights Reserved

はじめに
1

集塵機取扱説明書 設置・メンテナンス編[文書番号] CIM-50003-07

安全に関する表示
本取扱説明書の中で、作業者の事故防止と装置の損傷防止などのため、下記に示す絵表示とシグナルワード
による注意事項などを記載しています。
危険、警告、注意は装置を正しく使用し、所定の性能を得るために必要な情報です。
常に遵守してください。

本文中の表示表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、下記の表示で区分し、説明しています。
取扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う危険な状態が生じることが想定され、かつ危険発生時の警告の緊急性（切迫の度合）が高い限定的の場合

取扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う危険な状態が生じることが想定される場合

取扱いを誤った場合、傷害を負う危険な状態が生じることが想定される場合

取扱いを誤った場合、物的損害のみ生じることが想定される場合

図記号の説明お守りいただく内容の種類を次の表示で区分し、説明しています。
装置の取扱いにおいて、その行為を禁止する内容

装置の取扱いにおいて、必ず実行していただく強制する内容

その他、知っていると役立つ事項などを、次の表示で区別し、説明しています。

重 要

本機の機能を十分に発揮するための情報

メ モ

装置を取扱う上で知っていると役に立つ事項

凡例
参照先
本書内に参照先がある場合は「章番号/節番号」または（章番号/節番号）、（Pページ番号）で表記します。
例) 装置の起動方法については「4.1」を参照してください。
装置を起動します。（4.1）
交換部品を点検します。（P10）

安全に関する表示2

集塵機取扱説明書 設置・メンテナンス編[文書番号] CIM-50003-07

保証とアフターサービスについて
製品保証

1. 製品保証期間
納品から１年間とします。

2. 保証範囲
保証期間内に、当社の責任により故障が生じた場合は、修理または部品の交換を無償で行います。
ただし、保証期間内であっても下記に該当する故障の場合は、無償保証の対象から除外させていただきます。
(1) 消耗品および使用による摩耗、劣化(2) 不適切な取扱方法による故障(3) 取扱説明書に記載している環境条件以外での使用による故障(4) 当社製品以外の装置による故障(5) 当社以外の分解、改造、修理による故障(6) 自然災害や想定外の外的要因による故障(7) 出荷時の科学、技術水準では予見できない事由による故障(8) その他、当社の責任に起因しない故障

3. 保証の対象
保証は、当社と最初にご契約したお客様に適用されます。
転売後のお客様は保証の対象外となります。

4. 責任の制限
当社は、故障によって生じるいかなる損害に関して、一切の責任を負いかねます。

5. 仕様の変更
改良のため、本書に記載している仕様を予告なく変更することがあります。

6. サービス範囲
技術者派遣の費用は、製品販売価格に含まれていません。
ご希望に応じて、別途相談させていただきます。

アフターサービス
装置に関するお問い合わせは、「型番」「製造番号」「弊社受注番号」をお控えのうえ、当社までご連絡ください。

チコーエアーテック株式会社〒562-0012 大阪府箕面市白島２丁目２７－２４<お問い合わせ先>

TEL： 072-720-5151[受付時間] 9：00～18：00（土日祝休み）
FAX： 072-720-5133
URL:

https://chiko-airtec.jp/

保証とアフターサービスについて
3

集塵機取扱説明書 設置・メンテナンス編[文書番号] CIM-50003-07

もくじはじめに.......................................... 1

5 設定/確認 ................................ 25

転載・複写について............................ 1

5.1 操作パネルの画面遷移............................. 25
5.1.1 各種モードの画面遷移 ........................................25
5.1.2 装置情報の確認（運転ＯＦＦ）.................................25
5.1.3 運転状態の確認（運転ＯＮ） ..................................26

安全に関する表示 ............................. 2
凡例................................................ 2

5.2 初期圧の登録/削除.................................. 27

保証とアフターサービスについて ......... 3

5.2.1 初期圧の登録 ....................................................27
5.2.2 初期圧の削除 ....................................................28

1 製品使用上のご注意 ..................... 5
1.1 安全警告表示 .............................................5
1.2 装置の安全対策 ..........................................6

5.3 各種設定 ................................................ 29
5.3.1 各設定モードの表示 ...........................................29
5.3.2 通信フォーマットの設定 ......................................30
5.3.3 風量不足お知らせタイミングの設定......................30
5.3.4 パルス制御設定モード ........................................ 31
5.3.5 積算稼働時間のリセット ......................................32
5.3.6 設定値の初期化 .................................................32
5.3.7 エラー履歴の確認 ..............................................33

1.2.1 装置の非常停止....................................................6

1.3 安全上のご注意 ..........................................7
1.3.1 各作業に共通のご注意..........................................7
1.3.2 運搬・保管・輸送時のご注意....................................7
1.3.3 設置時のご注意....................................................8
1.3.4 運転時のご注意....................................................91.3.5 清掃・メンテナンス時の注意事項 ..........................10

6 保守・点検 ................................ 34

2 仕様および外観 ..........................11

6.1 装置の清掃 ............................................. 34
6.2 部品交換時期 .......................................... 34
6.3 ダストトレイの取り出し・取り付け .............. 34
6.4 フィルターの交換 .................................... 35

2.1 装置仕様 .................................................. 11
2.2 装置外観および各部の名称 .......................12
2.3 付属品 .....................................................13
2.4 操作パネル（ＡＴ３パネル）...........................14
2.5 リモートケーブル（オプション） ....................15

6.4.1 １次フィルターの交換..........................................35
6.4.2 ブロワー冷却用吸気フィルターの交換 ..................36
6.4.3 排気ＨＥＰＡフィルターの交換（Ｖ１仕様のみ） ..........37

2.5.1 リモートコントロールについて..............................15
2.5.2 リモート操作内容................................................15
2.5.3 標準接続図 ........................................................16
2.5.4 ピンアサイン ......................................................18

7 トラブルシューティング ............... 38
7.1 エラー/警告が発生した場合（ERR/WARN） ....
.............................................................. 38
7.2 エラー・警告一覧...................................... 39
7.3 故障かなと思ったら................................. 40

2.6 通信機能（オプション） ...............................192.6.1 ＲＳ－４８５通信ボードセット .................................192.6.2 イーサネット通信用ＬＡＮボードセット.....................197.3.1 ディスプレーが表示しない ..................................40
7.3.2 ブロワーが起動しない、運転中に突然停止した ......40
7.3.3 吸引力が低下している ........................................40
7.3.4 粒子が吹き漏れする........................................... 41
7.3.5 ブロワーから異音がする..................................... 41
7.3.6 ブロワーが異常振動している .............................. 41

3 設置 ......................................... 20
3.1 設置環境 ................................................. 20
3.2 設置方法 ................................................. 20
3.3 配線、配管 ................................................21
3.3.1 配線..................................................................21
3.3.2 配管................................................................. 22

8 付録 ........................................ 42
8.1 消耗品リスト ........................................... 42
8.2 電気回路図 ............................................. 42

4 運転 ......................................... 23
4.1 始業前点検 ............................................. 23
4.2 装置の起動 ............................................. 24
4.3 装置の設定 ............................................. 24
4.4 装置の停止 ............................................. 24

8.2.1 CMP-2500AT3-A.........................................428.3 海外規格対応 .......................................... 43
8.3.1 ＥＵ規格（適合宣言書） .........................................43
8.3.2 ＵＬ/ＣＳＡ規格（ＭＥＴ認定証）................................44

もくじ
4

集塵機取扱説明書 設置・メンテナンス編[文書番号] CIM-50003-07

1 製品使用上のご注意
1.1 安全警告表示
作業者の事故防止のため、重要安全注意情報として下記の警告ラベルを貼っています。

重 要

警告ラベルが汚損/破損した場合は、速やかに当社までご連絡ください。
分解禁止シール

ネームプレート

リモートコネクターシール

ＭＥＴ認証ラベル

注意喚起シール

高温警告シール
高電圧警告シール
注意喚起シール
レギュレーター注記シール

高電圧警告シール

ネームプレート

ＭＥＴ認証ラベル

高温警告シール(ＮＲＴＬ認証品のみ)

リモートコネクターシール

注意喚起シール(ＮＲＴＬ認証品のみ)(NRTL 認証品のみ)レギュレーター
注記シール

分解禁止シール

1 製品使用上のご注意
5

集塵機取扱説明書 設置・メンテナンス編[文書番号] CIM-50003-07

1.2 装置の安全対策
1.2.1

装置の非常停止
装置の異常動作や緊急事態が発生した場合は、回路遮断器をOFFにして装置を停止してくだ
さい。

推奨回路遮断器：NV63-SVF 3P 30A

非常停止の実行
回路遮断器をOFFにします。
装置が即時停止します。
※ リモート接続の際は、操作パネルは操作できません。

装置の再起動装置を再起動する前に、必ず異常原因を取り除いてください。
エラー発生時の対処については「7.1」、「7.2」を参照してください。

回路遮断器をONにします。
装置が正常に動作していることを確認してください。

1 製品使用上のご注意
6

集塵機取扱説明書 設置・メンテナンス編[文書番号] CIM-50003-07

1.3 安全上のご注意
1.3.1

各作業に共通のご注意

ご使用になる前に取扱説明書をよく読み、十分に理解してから作業してください。
すべての警告および注意を遵守し、正しくご使用ください。
本書に書かれていない方法、目的のために、装置を運転しないでください。
事故につながる恐れがあります。
装置の設置、接続、運転、操作、点検、故障診断は、必ず訓練を受けた有資格者が行ってください。
許可された作業者に対し、書面化することを推奨します。
装置に直接水をかけないでください。
漏電、感電の恐れがあります。
装置または電気系統に異常が発生した場合は、直ちに電路遮断し、当社までご連絡ください。
異常がある装置を使用すると、事故につながる恐れがあります。
装置を分解、改造しないでください。
感電や怪我をする恐れがあります。
内部の点検や修理は、お買い上げになった販売店にご連絡ください。
装置は、事業用電気工作物への接続を想定して設計しておりますので、一般用電気工作物へは、接続しないでください。
電源コードを配 電 盤 に繋ぐ際は、必ずアース接地をしてください。
アース接地をしないと、漏電した場合に感電する恐れがあります。

装置の廃棄方法は、自治体のルールに従い、産業廃棄物として適切に処分してく
ださい。

1.3.2

運搬・保管・輸送時のご注意

運搬は、２人以上で行ってください。
落下・転倒などにより、けがをする恐れがあります。
輸送機器の運転は必ず有資格者が行ってください。
輸送作業は、安全のため、運転者の他に監視者が必要です。
輸送に使用する機器（玉掛け・クレーン・フォークリフト）は点検整備された、装置の荷重に適切な容量のものを使用してください。
1. 装置の吊り上げは所定の吊り位置を使用してください。
2. フックで吊り上げる場合は、装置を傷つけないように当て板などを使用してください。
3. ワイヤは装置の重量に合ったものを使用してください。

1 製品使用上のご注意
7

集塵機取扱説明書 設置・メンテナンス編[文書番号] CIM-50003-07

装置は重量および重心を考慮して固定してください。
1. 輸送中は装置を垂直にし、転倒しないよう固定してください。
2. 吊り上げ中は、装置が水平に上がるよう考慮し、衝撃を与えないよう、ゆっくり降ろしてください。
吊り上げ作業中は、吊り荷の下に人が絶対に入らないようにしてください。
吊り荷が落下した場合、事故につながるおそれがあります。

輸送する場合は保管環境に注意してください。
1. 温度-10℃～60℃、湿度 80%以下の環境に装置を保管してください。
2. 輸送中は機械を垂直にし、転倒しないよう固定してください。
3. 輸送中に激しい振動を与えないでください。

1.3.3

設置時のご注意

据付作業時は必ず電路遮断してください。
電源がオンの状態で作業すると、感電する恐れがあります。
1. 作業中にオンにならないよう電源をロックアウト※してください。
2. 「作業中」を示す札をつける、または他の作業者が監視してください。
※ ロックアウトとは、設備内に作業者が入って作業する場合に第三者が機器を作動させることがない
ようにするシステムのことです。

装置は、事業用電気工作物への接続を想定して設計しておりますので、一般用電気工作物へは、接続しないでください。
電源コードを配 電 盤 に繋ぐ際は、必ずアース接地をしてください。
アース接地をしないと、漏電した場合に感電する恐れがあります。
装置は、環境条件を満足する場所に設置してください。
守られなかった場合は、思わぬ事故につながる恐れがあります。
設置環境は「3.1」（P20）を参照してください。

吸込口の配管は適切なサイズのものを使用してください。
吸込口に細い配管を使用すると、圧力が高くなるためモーターが高温になる恐れがあります。
40℃以下の環境および粉塵のない場所に設置してください。
吸引雰囲気温度（集塵対象の粉塵をとりまく周囲の温度）が高いとモーター能力が低下し、故障する恐れがあります。
フィルターは正しく取り付けてください。

1 製品使用上のご注意
8

集塵機取扱説明書 設置・メンテナンス編[文書番号] CIM-50003-07

フィルターに異常がある状態で運転すると、モーター内へ異物が混入し、故障する恐れがあります。
排気口は十分なスペース（排気口より１００ｍｍ以上）を設けてください。
排気口を塞ぐと正規の吸引力が発揮できません。また、ボックス内部で十分な冷却が行われないため、モーター焼けや電気部品の故障原因となります。
過電流に対する保護として、電源端子台-電源間に回路遮断器を使用ください。
推奨品[NV63-SVF 3P 30A]
外部の回路遮断器を操作することが困難となるような機器の配置をしないでくだ
さい。
回路遮断器を製品の近くに取り付け、容易に届く位置に設置してください。
回路遮断器の周辺に本製品の開放デバイスであることを表示してください。
電源の開閉装置として用いる機器の回路遮断器は、ＵＬ規格適用圏内の場合はＵＬ
４８９、ＣＳＡ規格適用圏内の場合はＣＳＡ Ｃ２２．２ Ｎｏ．５の関連要求事項に適合している必要があります。
回路遮断器を電源の開閉装置として用いる場合は、機能を示す表示が必要となります。但し、開閉装置が一つだけの場合には、その回路遮断器上、又は隣接して、表１に示す番号９及び１０の記号を表示してください。

表１：番号９(IEC60417-5007)

1.3.4

表１：番号１０(IEC60417-5008)

運転時のご注意

粉塵爆発のおそれのない乾いた粉塵の吸引に使用してください。
<爆発性粉塵>
アルミニウム、マグネシウム、チタン、亜鉛、コバルト、ニッケル、小麦粉など
引火性、爆発性、腐食物質の霧、煙、ガスが滞留している場所や周囲で、装置の運転や吸引をしないでください。
ケーブルを無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。
火災や感電の恐れがあります。
装置稼働中に、リモートケーブルを接続或いは取り外すと、装置が故障する恐れがあります。
リモートケーブルの抜き差しは、装置の電源を切ってから、行なってください。
装置の運転、操作、点検は、必ず訓練を受けた有資格者が行ってください。
許可された作業者に対し、書面化することを推奨します。
装置に直接水をかけないでください。
漏電、感電の恐れがあります。

1 製品使用上のご注意
9集塵機取扱説明書 設置・メンテナンス編[文書番号] CIM-50003-07

装置または電気系統に異常が発生した場合は、直ちに電路遮断し、当社までご連絡ください。
異常がある装置を使用すると、事故につながる恐れがあります。

装置の運転中は、装置を移動しないでください。
停電や装置が不意に停止した場合は、電路を遮断してください。
装置が不意に動き出すと、事故につながる恐れがあります。

1.3.5

清掃・メンテナンス時の注意事項

清掃時は必ず、回路遮断器をＯＦＦにする、電源コードを配電盤から抜くなど、電路を遮断してください。
電源がオンの状態で作業すると、感電するおそれがあります。
交換部品は、必ず当社指定の純正品を使用してください。
指定品以外を使用して故障した場合は、保証できません。
作業中は、適切な服装および保護具を着用してください。
ヘルメット、手袋、安全靴などの着用を徹底し、安全に作業できるよう対策してください。

1 製品使用上のご注意
10

集塵機取扱説明書 設置・メンテナンス編[文書番号] CIM-50003-07

2 仕様および外観
2.1 装置仕様※

型式

CMP-2500AT3-A

出力

2800W

電圧

200-230V 三相

電流値

16A

短絡電流定格5kＡ

周波数50/60Hz

最大吸込風量30m3/min

最大吸込静圧5.5kPa

騒音値※

65-69dB

ヒューズ電流定格

未設置

吸込口（ホース）サイズ

φ150

吸込口変更可能サイズ
（別売）

変更不可

電源コード

付属なし

塵落とし機能パルス式

リモートコントロール
機能〇（リモートケーブル別売り）

集塵可能量

14L

質量

139kg

本体寸法（D×W×H）

588mm×690mm×1459mm
588mm×690mm×1480mm（Ｖ１仕様）
588mm×690mm×1750mm（ＡＣＣあり）

騒音値は吸込口にホースを接続し、本機から1m離れてAスケールdBで測定しています。

重 要

本機の電源は三相電源です。
供給電圧の許容範囲は±５％です。

2 仕様および外観
11

集塵機取扱説明書 設置・メンテナンス編[文書番号] CIM-50003-07

2.2 装置外観および各部の名称

13

番号

名称

働き

1

排気口

排気ダクトを接続します。

2

操作パネル（ＡＴ３パネル）

本機を操作します。

3

リモートコネクター

リモートケーブル（別売）を接続します。

4
5

コミュニケーションボード
設置箇所
フィルターレギュレーター
設置箇所

コミュニケーションボード（別売）を設置します。
フィルターレギュレーター（付属）を設置します。

6

吸込口

吸気ダクトを接続します。

7

１次フィルター室

１次フィルターを収納します。

8

ダストボックスダストトレイを収納します。

9

ターミナルボックス

電源端子台を収納します。

10

固定ねじ

ブラケットを本機に固定します。

11※2

固定用アンカー※2

ブラケットを床に固定します。

12

ブラケット

本機を床に固定します。

13

ブロワー冷却用
吸気フィルター

ブロワーへの冷却吸気をクリーンにします。

14

排気ＨＥＰＡフィルター※1

排気をクリーンにします。

※1) Ｖ１仕様のみ（オプション機種）※2) ＣＥ仕様の場合は、オプションです。

2 仕様および外観
12

集塵機取扱説明書 設置・メンテナンス編[文書番号] CIM-50003-07

2.3 付属品

1

2

3

4

5

6

番号

名称

働き
粉塵を捕集します。

数量

1

１次フィルター2

フィルターレギュレーター※2 圧縮空気の圧力を調整します。

1

3

ブロアー冷却フィルター

ブロアーへの冷却吸気をクリーンにします。

1

4

排気 HEPA フィルター

排気をクリーンにします。(Ｖ１仕様のみ)

1

ブラケットを床に固定する時に使用します。

4

集塵機を床に固定するための治具です。

2

※1,※2

5

固定用アンカー

6

※1,※2

ブラケット

4

電源ケーブルは付属しておりません。
「3.3.1」（２１ページ）※1 ＣＥ仕様の場合はオプションです。
※2 出荷時にはダストトレイ内に入れております。

2 仕様および外観
13

集塵機取扱説明書 設置・メンテナンス編[文書番号] CIM-50003-07

2.4 操作パネル（ＡＴ３パネル）

1
2
9
3
4
5
5
8
6
7

3
番号

名称

1

ディスプレー

運転状態や各種設定内容を表示します。
エラー・警告発生時は、エラー・警告 No.を表示します。

2

能力レベルランプ

能力レベルを緑色のランプで表示します。（レベル１～７）

3

4

5

/

ボタン

異常ランプ

/

ボタン

働き

参照

• 停止中、運転中：

5.1

ディスプレーの表示内容を切り替えます。
• セレクトモード時：
設定項目の切り替え、設定する数値データを変更します。

5.3

エラー発生時に、赤色ランプが点灯/点滅します。
• ランプ点灯： 運転を停止するエラーが発生しています。
• ランプ点滅： 運転を継続するエラー、警告が発生しています。

7.1• 運転中：

ボタンを押すと、能力が１レベルずつ降下/上昇します。
• セレクトモード時：

ボタンを押すと、カーソルが１つずつ左/右に移動します。
6

ＯＦＦボタン

運転を停止します。

メ モ

ＯＦＦボタンを長押し（３秒以上）すると、登録されている初期圧がクリアされます。

7

ＯＮボタン

運転を開始します。

8

ＥＮＴＥＲボタン• 運転中：

ボタンを長押し（３秒）すると、初期圧登録に移行します。

5.2.2

5.2.1

• セレクトモード時：

設定項目の選択と数値データを決定します。
9

MODE SELECT
ボタン• 停止中：

5.3

セレクトモードに移行します。
• セレクトモード時：
１つ前の画面に戻ります。
• エラー、警告発生時：
エラー確認モード、エラークリアモードに移行します。

2 仕様および外観
14

集塵機取扱説明書 設置・メンテナンス編[文書番号] CIM-50003-07

2.5 リモートケーブル（オプション）装置稼働中に、リモートケーブルを接続或いは取り外すと、装置が故障する恐れがあります。
リモートケーブルの抜き差しは、装置の電源を切ってから、行なってくださ
い。

2.5.1

リモートコントロールについて
リモートケーブル（オプション）を使用すると、周辺機器と連動した遠隔操作が可能になります。
•

リモートケーブル：•

遠隔操作内容：運転ON/OFF、能力レベル（風量）変更

MT-173-8（3m）

リモートケーブル

2.5.2

リモート操作内容

差込口<リモート操作で運転ＯＮ/ＯＦＦする場合>④ピンと⑧ピンを短絡します。詳細は「2.5.4」を参照してください。
•①ピンを短絡：運転ON•①ピンを短絡しない：

運転OFF<本機側の操作で運転ＯＮ/ＯＦＦして信号を取り出す場合>「2.5.4」の説明に従い、必要な出力信号を取り出してください。
④ピンと⑧ピンは短絡しません。
•

リモート操作移行中は、本体側から初期圧登録、運転ON/OFFの操作、能力レベルの変更
操作はできません。

•

能力レベルは変更時にレベルが保存されます。

•

主電源スイッチをOFFにしても、前回の能力レベルは消えません。

2 仕様および外観
15

集塵機取扱説明書 設置・メンテナンス編[文書番号] CIM-50003-07

2.5.3

標準接続図

2 仕様および外観
16

集塵機取扱説明書 設置・メンテナンス編[文書番号] CIM-50003-07

接続例＜①、④ピン（入力）＞
集塵機側

客先装置側
電圧を印加しないでください。

①または④ピン⑧ピン＜②ピン（アナログ出力）＞
集塵機側

客先装置側

出力電圧：+1～5V±0.2V
②ピン

計測器側
モニタ

⑧ピン

￥

＜③、⑤、⑥ピン（オープンコレクタ出力）＞
集塵機側

客先装置側

定格を超えないように保護回路を追加してください。
③または⑤または⑥ピン

24V（最大定格：50V）

負荷

100mA 以下
⑧ピン

推奨 DC 電圧・電流：最大定格 1/2 以下＜⑦ピン（入力）＞
集塵機側

客先装置側

印加電圧 : +0～5V

2 仕様および外観
17

集塵機取扱説明書 設置・メンテナンス編[文書番号] CIM-50003-07

2.5.4

ピンアサイン
ピン
信号名称
番号
黒① 運転入力信号（※1）
赤/白 ④ 遠隔操作切替信号
（※1）
線色

黄

⑦

黄/白
黒/白

⑧
②

赤

③

緑

⑤

緑/白

⑥

内容

遠隔信号 ④と⑧を短絡後、①を短絡して運転を開始し（入力） ます。
④と⑧を短絡し、リモート操作に移行します。
短絡すると、ＡＴ３パネルの通常操作はできません。
能力レベル変更⑦と⑧の間で、0～5Ｖの電圧を印加し、能力（※2）
レベルを変更します。（下表参照）
GND－
運転圧力信号
出力信号 現在の運転圧力を出力します。
• アナログ信号：
1～5V• インピーダンス： ≧4.7kΩ
フィルター目詰出力
運転中は「HI」、目詰まり発生時は「LO」を出信号（※3）
力します。
• オープンコレクタ出力： NPN• フィルター目詰まり出力信号：
WARN2、WARN4、WARN５発生時
運転出力信号（※3）
運転中は「LO」、停止時は「HI」を出力します。
• オープンコレクタ出力： NPN
異常出力信号（※3）
運転中は「HI」、異常発生時は「LO」を出力します。
• オープンコレクタ出力： NPN• 異常出力信号： すべてのＥＲＲ発生時※1 接点入力（無電圧接点）※2 アナログ入力（0～5V）+5.0V以上印加させないでください。
※3 オープンコレクタ出力
・ 絶対最大定格： 電圧50V、電流100mA
・ 推奨値：
定格の1/2以下
・ インダクタ（リレーなど）を負荷する場合：
ノイズリミッタ（約33Ω+0.1μF）またはダイオードなどを取り付けてください。

⑦ピンの電圧の設定について電圧を設定する場合は、各レベルの中点の電圧を印加してください。
•

誤差：±4%<⑦ピンの印加電圧閾値表・グラフ>
能力レベル
1
2
3
4
5
6
7

電圧（DCV）
0.6～1.1
1.2～1.7
1.8～2.3
2.4～2.9
3.0～3.5
3.6～4.1
4.2～5.0

電圧
（DCV）

能力レベル

2 仕様および外観
18

集塵機取扱説明書 設置・メンテナンス編[文書番号] CIM-50003-07

2.6 通信機能（オプション）
通信ボードセット（型式：RS-485またはRS-EN）を使用すると、運転ON/OFFや能力レベル変更などの制御、目詰まりや圧力不足などの情報の読み出しができます。
詳細は別冊「AT3 通信仕様書」を参照してください。

2.6.1

ＲＳ－４８５通信ボードセット
RS-485通信ボードの詳細は、取扱説明書を参照してください。

2.6.2

イーサネット通信用ＬＡＮボードセット
イーサネット用LANボードの詳細は、取扱説明書を参照してください。

重 要「Com Setting」（通信フォーマット設定モード）の設定内容については、
別冊「AT3 通信仕様書」を参照してください。

2 仕様および外観
19

集塵機取扱説明書 設置・メンテナンス編[文書番号] CIM-50003-07

3 設置
3.1 設置環境
使用上の安全および本機の性能を十分に発揮させるため、下記の条件を満たす場所に設置してください。

電源
過電圧カテゴリーが区分Ⅲの電源で使用してください。
型式

CMP-2500AT3-A

電圧

200-230V 三相

温度・湿度
•

温度： 0℃～40℃•

湿度： 80％RH以下の範囲（ただし、結露のないこと）

周囲条件
装置は屋内の以下の条件を満たす場所に設置してください。
•

海抜1000m以下の標高の場所•

汚染度2の場所•

水平で振動の影響を受けにくい場所•

冷暖房などの風が直接当たらない場所•

直射日光が当たらない場所•

40℃以下の環境および粉塵のない場所•

腐食性ガス、引火性ガス、オイルミストのない場所•

クリーンルームまたは清浄度の高い場所•

水滴、油のかからない場所•

高周波加熱炉などの放射ノイズ源が近くにない場所

3.2 設置方法
1. 設置作業時は必ず電路遮断してください。
電源がオンの状態で作業すると、感電する恐れがあります。
2. 装置は、環境条件を満足する場所に設置してください。
守られなかった場合は、思わぬ事故につながる恐れがあります。
1.

装置の質量に十分耐え、水平位置を保てる場所に据え付けます。
排気口の周囲は塞がないでください。
排気口が塞がれていると、吸引力が弱まり十分に冷却できません。
モーター焼けや電気・電子部品が故障する恐れがあります。
<設置スペース>
排気口の周囲は100mm以上のスペースが必要です。

2. キャスターのストッパーを固定します。
3. 固定ねじを本体から外し、ブラケットを本体側面（左右）に取り付けて、取り外した固定ねじを使用して、本体に締め付けます。

3 設置
20

集塵機取扱説明書 設置・メンテナンス編[文書番号] CIM-50003-07

4. 固定用アンカーでブラケットを床面に固定します。
（コンクリート強度：Fc=21～36N/mm2）

締め付けトルク目安 43N・m

締め付けトルク目安 43N・m

5. フィルターレギュレーターを設置箇所に取り付けます。

レギュレーター内に合成油・有機化合物・化学薬品・切削油及びそのミスト等を付着させないでください。
6. 操作パネルの保護フィルム、キャスターおよびフランジの養生テープをはがします。

3.3 配線、配管
配線、配管作業時は必ず電路遮断してください。
電源がオンの状態で作業すると、感電する恐れがあります。

3.3.1

配線
1. 接続は確実に行ない、ケーブルを無理に曲げたり、引っ張ったりしな
いでください。
火災や感電の恐れがあります。
2. 装置の仕様と異なる電源で使用しないでください。
装置が破損する恐れがあります。
1. 電源ケーブルは、規格耐電圧２５０Ｖ以上・許容電流２０Ａ以上、電線
サイズΦ１８～Φ１４（アース線含む）を使用して下さい。また、用いる
ケーブルはＵＬ規格適用圏内の場合はＵＬ６２、ＣＳＡ規格適用圏内の場合はＣＳＡ Ｃ２２．２ Ｎｏ．２１の承認品である必要があります。
2. ターミナルボックス内で、アース線は他の線より１５０ｍｍ以上長くし、必ず接続して使用してください。
3. 電源ケーブルはターミナルボックス下部のケーブルグランドから挿入させ完璧に締め付けて下さい（スリップ厳禁）。
締付トルク参考値：2.0～2.8N・m。

3 設置
21

集塵機取扱説明書 設置・メンテナンス編[文書番号] CIM-50003-07

電源コードを配 電 盤 に繋ぐ際は、必ずアース接地をしてください。
アース接地をしないと、漏電した場合に感電する恐れがあります。

電源ケーブルは、タコ足配線をしないでください。
電圧の降下により故障する恐れがあります。
1.

ターミナルボックスのねじ（６か所）を緩め、フタを取り外します。

2. 電源ケーブルを電源端子台に接続します。
ケーブルを、ターミナルボックスの下（ケーブルクランプ）から通し、ケーブルクランプで締め付けてから端子台に接続してください。
シースを剝いたリード線の自由長は必ず150mm以上とし、使用するケーブルに負荷を与えないようループを持たせてください。

CE 仕様の場合は、“U V W PE”と記載されています。

3.3.2

配管

重 要
1.

適切な配管で運転してください。
配管はできるだけ短くし、配管口径は狭くしすぎないでください。

吸気配管（お客様手配）を吸込口フランジに接続します。
配管をホースバンドなどで固定します。

2. φ８のエアーチューブをフィルターレギュレーターに接続します。
推奨エアー圧：0.4～0.5MPa

3 設置
22

集塵機取扱説明書 設置・メンテナンス編[文書番号] CIM-50003-07

4 運転
本章では、装置の運転方法について説明します。
作業前に本章と「1.3」（P7）をよく読み、十分に理解してから作業してください。
装置の運転中は、装置を移動しないでください。
停電や装置が意図せず停止した場合は、電源を遮断してください。
装置が不意に動き出すと、事故につながる恐れがあります。

4.1 始業前点検
No.
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

項目

チェック

フィルター室は完全に閉じている。
ダストトレイがセットされている。
吸込口は塞がれていない。
排気口は塞がれていない。
装置の周囲に引火性物質はなく、吸引も行わない。
• ガソリン、シンナー、ベンジン、灯油、塗料など装置の周囲に爆発性粉塵はなく、吸引しない。
• アルミニウム、マグネシウム、チタン、亜鉛、ニッケル、コバルト、小麦粉など
装置の周囲で火花を含む粉塵を発生させる作業は行われておらず、吸引も行わない。
• 高速切断機、グラインダー、溶接機などを使用する作業装置の周囲に火種はなく、吸引も行わない。
• たばこ、油、液体の薬品など装置の周囲に水や液体はなく、吸引も行わない。
40℃以上の粉塵はない。
使用場所の雰囲気温度は 0～40℃の範囲内である。
配管に異常はない。（異物などが詰まっていない。）
各種エラー表示が出ていない。
レギュレーターにエアーが供給されている。

4 運転
23

集塵機取扱説明書 設置・メンテナンス編[文書番号] CIM-50003-07

4.2 装置の起動
３分以上のインターバルをおいて、操作パネルのＯＮ/ＯＦＦ操作を行ってください。
３分未満、特に３０秒未満で操作パネルのＯＮ/ＯＦＦ操作を繰り返すと、故障の原因になります。
※リモート操作、通信機能による操作でも同様です。

メ モ
1.

ＯＦＦボタンを長押し（３秒以上）すると、登録されている初期圧がクリアされます。

回路遮断器をONにします。

2. ディスプレーにプログラムバージョンと通信用のID番号が表示されていることを確認します。
3. 操作パネルの[ON]を押し、装置の運転を開始します。
4. 正常に動作していることを確認します。
•

異常音がない•吸引が適切である

ディスプレー

Ver*.** ID.**
能力レベルランプ5. 能力レベルランプを確認し、必要とする吸引能力が異なる場合は[ / ]で吸引レベルを設定します。
※ リモート接続の際は、操作パネルは操作できません。

4.3 装置の設定
装置を初めて起動した場合は、以下の設定を行ってください。
•

初期圧の登録：5.2.1（P27）参照•

パルス制御の設定：

5.3.4（P31）参照

4.4 装置の停止
1.

操作パネルの[OFF]を押し、装置の運転を停止します。
※ リモート接続の際は、操作パネルは操作できません。

2. 回路遮断器をOFFにします。

4 運転
24

集塵機取扱説明書 設置・メンテナンス編[文書番号] CIM-50003-07

5 設定/確認
操作パネルでは、装置の各種設定およびエラー履歴の確認ができます。

5.1 操作パネルの画面遷移
5.1.1

各種モードの画面遷移
通常モード
主電源スイッチ
ON

停止中[MODE SELECT]
押し
[OFF]

[OFF]
３秒押し

[ON]

運転中
[ENTER]
３秒押し[MODE SELECT]
押し

5.1.2

セレクトモード
5.3
初期圧登録削除
5.2.2
初期圧登録
5.2.1

パルス制御
設定モード
5.3.4

装置情報の確認（運転ＯＦＦ）

Ver*.**

ID.**

プログラムバージョン、
ＲＳ－４８５通信用局番

5 設定/確認25

集塵機取扱説明書 設置・メンテナンス編[文書番号] CIM-50003-07

5.1.3

運転状態の確認（運転ＯＮ）
運転ON時に[/]を押すと、運転状態が確認できます。

OP**.**kPa

外部圧

SP**.**kPa

吸込圧

DP**.**kPa

差圧

EP**.**kPa

排気圧

Blower ***.* C

ブロワー周辺温度

Motor ******rpm

ブロワー回転数

Runtime ******h

積算稼働時間（リセット可）
リセット後からの稼働時間を表示します。
「5.3.5」参照

Total ******h

実働時間（リセット不可）
トータルの稼働時間を表示します。

5 設定/確認26

集塵機取扱説明書 設置・メンテナンス編[文書番号] CIM-50003-07

5.2 初期圧の登録/削除• 装置を初めて起動するときは、初期圧を必ず登録してください。

重 要

初期圧が未登録の状態で運転すると「初期圧力未登録警告（WARN6）」が発生します。
• １次フィルターの交換や配管を変更したときは、初期圧を再登録してください。

初期圧登録を行なうと、登録した差圧からフィルター目詰まりによる風量低下の判定ができます。
風力が低下すると、風量不足（WARN4）としてお知らせします。

5.2.1

初期圧の登録1.

「4.2」を参照し、装置の運転を開始します。

2. 操作パネルの[ENTER]を3秒間長押しします。

3. ディスプレーに「Initial DP Get Y」と表示されたら[ENTER]を押します。
初期圧の取得動作が開始します。登録が完了するまで、待機してください。

Initial DP Get Y※ 初期圧を更新しない場合は、[MODE SELECT]を押してください。

<登録動作>
能力レベル1～7までの差圧を自動取得します。
登録動作中はディスプレーに「Initial
DP Check」と「能力レベルと差圧」が交互に表示されます。

4. 初期圧の登録が完了すると、ディスプ
レーに「Initial DP Entry」と表示され通常動作に戻ります。

Initial DP Check

Initial DP Entry

5 設定/確認27

集塵機取扱説明書 設置・メンテナンス編[文書番号] CIM-50003-07

5.2.2

初期圧の削除1.

操作パネルの[OFF]を押し、装置の運転を停止します。

2. [OFF]を3秒間長押しします。

3. ディスプレーに「Initial DP Clr Y」と表示されたら[ENTER]を押します。
※ 初期圧の削除を中止する場合は、[MODE
SELECT]を押してください。

4. 初期圧が削除されると、ディスプレーに「Initial DP Clr」と表示されます。

Initial DP Clr Y

Initial DP Clr

5 設定/確認28

集塵機取扱説明書 設置・メンテナンス編[文書番号] CIM-50003-07

5.3 各種設定
5.3.1

各設定モードの表示
各種モードはモードセレクト画面より表示します。
1.

操作パネルの[OFF]を押し、装置の運転を停止します。

2. [MODE SELECT]を押します。

3. [/]を押して、表示したいモードを選択し、[ENTER]を押します。
<選択内容>•Com Setting：
通信フォーマット設定モード•

Volume Down ST：
風量不足お知らせタイミング設定
モード•

Pulse Setting：
パルス制御設定モード•

Other Setting：
その他の設定モード•–

積算稼働時間リセット–

設定データの初期化

Error Data：
エラー履歴モード

5 設定/確認29

集塵機取扱説明書 設置・メンテナンス編[文書番号] CIM-50003-07

5.3.2

通信フォーマットの設定
通信フォーマットの設定については、オプションの別冊「AT3 通信仕様書」を参照してください。

5.3.3

風量不足お知らせタイミングの設定
風量不足お知らせタイミングは、初期圧を設定すると自動的に設定されます。
風量不足お知らせタイミング設定モードでは、風量不足警告（WARN4）を表示させるタイミン
グを任意に変更できます。
•

設定範囲：

•

初期設定値： 50％

1.

「5.3.1」を参照し、「Volume Down ST」を表示します。

30～70%（5段階切替）

2. 現在の設定値を確認します。
<表示例>
設定値が50%のときの場合「3:Down
to 50%」を表示します。
3. 設定値を変更する場合は、[
押して、設定値を選択します。

/

3:Down to 50%]を<風量不足お知らせのタイミング>•

設定値を下げる：

遅くなる•

設定値を上げる：

早くなる

4. [ENTER]を押します。

5. [MODE SELECT]を押して、通常モードに戻ります。

5 設定/確認30

集塵機取扱説明書 設置・メンテナンス編[文書番号] CIM-50003-07

5.3.4

パルス制御設定モード
パルス制御設定モードでは、圧縮空気による塵落としのインターバル時間とＡＵＴＯ有効／無効を設定できます。

インターバル時間の設定
圧縮空気による塵落とし間隔を設定します。
•

設定範囲：

0～60分

•

初期設定値：

１５分

1.

「5.3.1」を参照し、「Pulse Setting」を表示します。

2. [ENTER]を押すと、インターバル時間の確認画面になり、現在の設定内容が表示されます。
3. 再度[ENTER]を押すと、設定画面になります。
4. 塵落としの起動間隔を設定します。
•

/

•

/

：

桁を移動
： 数値を変更

5. [ENTER]を押します。
6. [MODE SELECT]を押して、通常モードに戻ります。

AUTO 有効／無効の設定
AUTO塵落とし機能のON／OFFを設定します。
•

設定範囲：

Yes／No•

初期設定値：

No

1.

「5.3.1」を参照し、「Pulse Setting」を表示します。
（動作中は、この操作は不要です。）

2. [ENTER]を押すと、インターバル時間の確認画面になり、現在の設定内容が表示されま
す。
3. [

/

]を押すと、AUTO設定の確認画面になり、現在の設定内容が表示されます。。

4. 再度[ENTER]を押すと、設定画面になります。
5. AUTO塵落とし機能のON／OFFを設定します。
•[/]： Yes／Noを変更

5. [ENTER]を押します。
6. [MODE SELECT]を押して、通常モードに戻ります。
※ＡＵＴＯ設定：ＷＡＲＮ４ 風量不足判定時に、圧縮空気による塵落としを行なう設定です。

5 設定/確認31

集塵機取扱説明書 設置・メンテナンス編[文書番号] CIM-50003-07

5.3.5

積算稼働時間のリセット
積算稼動時間をリセットします。
1.

「5.3.1」を参照し、「Other Setting」を表示します。

2. [/] を 押 し て 、 「 Runtime
Reset」を選択します。
3. [ENTER]を押します。

4. ディスプレーに「Reset Runtime Y」と表示されたら[ENTER]を押します。
積算稼働時間がリセットされます。

Runtime Reset

Reset Runtime Y※ 積算稼動時間のリセットを中止する場合
は 、 [MODE SELECT] を押 し て く だ さい。

5. [MODE SELECT]を押して、通常モードに戻ります。

5.3.6

設定値の初期化
設定値の初期化を実行すると、以下の項目が初期化されます。
•

通信フォーマット：

初期設定値

•

風量不足お知らせタイミング：

初期設定値

•

パルス制御設定モード:

初期設定値

•

積算稼動時間：リセット

1.

「5.3.1」を参照し、「Other Setting」を表示します。

2. [/]を押して、「Setting Reset」
を選択します。
3. [ENTER]を押します。

Setting Reset

5 設定/確認32

集塵機取扱説明書 設置・メンテナンス編[文書番号] CIM-50003-07

4. ディスプレーに「1：YES」と表示されたら[ENTER]を押します。

5. ディスプレーに「1：START」と表示されたら[ENTER]を押します。
設定値が初期化されます。

1:YES

1:START※ 設定値の初期化を中止する場合は、[MODE SELECT]を押してください。

6. リセットが完了すると自動的に通常モードに戻ります。

5.3.7

エラー履歴の確認
エラー履歴モードでは、装置起動後のエラー履歴が4件まで確認できます。
エラー履歴は主電源スイッチをOFFにするとクリアされます。
1.

「5.3.1」を参照し、「Error Data」を表示します。

2. エラー履歴を確認します。
エラー履歴モードでは、直近で発生したエラーNoと発生時の実働時間が表示されます。
3. [/]を押すとラー内容が切り替わります。

4. [MODE SELECT]を押して、通常モードに戻ります。

5 設定/確認33

集塵機取扱説明書 設置・メンテナンス編[文書番号] CIM-50003-07

6 保守・点検6.1 装置の清掃
清掃時は必ず、回路遮断器をＯＦＦにする、電源コードを配電盤から抜くな
ど、電路を遮断してください。
電源がオンの状態で作業すると、感電するおそれがあります。
1. 洗剤や薬品は使用しないでください。
2. アルコールを装置に直接かけないでください。
クリーンルーム外で保護シートを敷いて作業を行ってください。
保護メガネ・保護マスクを着用して作業を行ってください。

重 要
1.

装置の外側を、柔らかい布で拭きます。
汚れが落ちない場合は、アルコールで湿らせた布で拭き取ってください。

2. ダストトレイを取り出します。（“6.3”参照）
3. １次フィルターを取り外します。（“6.4.1”参照）
4. ダストトレイ内、１次フィルター室内を掃除機などで清掃します。
5. １次フィルターを取り付けます。（“6.4.1”参照）
6. ダストトレイを取り付けます。（“6.3”参照）

6.2 部品交換時期
名称
１次フィルター
ブロワー冷却用吸気フィルター
排気ＨＥＰＡフィルター
ブロワー
操作パネル、メイン基板
電源中継基板

交換時期
警告「WARN２」、「WARN4」が表示されたとき
６～１２か月毎に、必要により警告「WARN5」が表示されたとき

参照
6.4.1
6.4.2
6.4.3

基本的に交換しないでください。
お客様側で交換した場合は、保証対象外となります。

6.3 ダストトレイの取り出し・取り付け
重 要
1.

ダストトレイに埃をためないでください。１次フィルター目詰まりの原因になります。
使用後は、ダストトレイの埃を廃棄してください。

パッチン錠を解除し前面扉を開け、取っ手を引きながらダストトレイを取り出します。
※ 取り出しは、下図の通りに行なってください。

ダストトレイ

パッチン錠

前面扉

6 保守・点検34

集塵機取扱説明書 設置・メンテナンス編[文書番号] CIM-50003-07

上に少し持ち上げ

下に少し引き下げながら引き出すながら取り外す

2. ダストトレイを清掃します。
3. ダストトレイを戻し、前面扉をパッチン錠で固定します。

6.4 フィルターの交換
交換作業時は必ず、回路遮断器をＯＦＦにする、電源コードを配電盤から抜くなど、電路を遮断してください。
電源がオンの状態で作業すると、感電するおそれがあります。
フィルターは正しく取り付けてください。
フィルターに異常がある状態で運転すると、ブロワー内へ異物が混入し、故障する恐れがあります。

6.4.1

１次フィルターの交換
フィルターが目詰まりすると「WARN２」、「WARN４」の警告が表示されます。
１次フィルターを交換してください。

重 要
1.

交換作業は、１次フィルター室を開くことができる十分なスペースがある場所で行ってください。

パッチン錠（２か所）を解除し前面扉を開け、カムラッチハンドル（２か所）を回してロック解
除します。

前面扉
パッチン錠

カムラッチハンドル

6 保守・点検35

集塵機取扱説明書 設置・メンテナンス編[文書番号] CIM-50003-07

2. 取っ手を手前に引き、１次フィルターを取り付けプレートごと取り外します。

取り付けプレート

１次フィルター

3. １次フィルターを取り外し、新しい１次フィルターを元通りに取り付けます。
4. 取り付けプレートを本体へ挿入し、カムラッチハンドル（２か所）でロックします。

メ モ

取り付けプレートは、強い力で奥までしっ
かり押し込んでください。
※正しい位置でしかロックできません。

5. 前面扉を閉じ、パッチン錠（2ヶ所）で固定します。
6. 初期圧を登録します。（5.2.1）

6.4.2

ブロワー冷却用吸気フィルターの交換
6～12か月毎に、必要によりブロワー冷却用吸気フィルターを交換してください。

重 要
1.

交換作業は、十分なスペースがある場所で行ってください。
フィルターの取り付け時は、裏･表を間違えないでください。

ブロワー冷却用吸気フィルターを取り外し、新しいブロワー冷却用吸気フィルターを取り付けます。
ブロワー冷却用吸気フィルター

6 保守・点検36

集塵機取扱説明書 設置・メンテナンス編[文書番号] CIM-50003-07

6.4.3

排気ＨＥＰＡフィルターの交換（Ｖ１仕様のみ）
警告「WARN5」が表示された場合は排気ＨＥＰＡフィルターを交換してください。

重 要

1.

交換作業は、十分なスペースがある場所で行ってください。
フィルターの取り付け時は、裏･表を間違えないでください。

パッチン錠（左右４か所）を解除し、排気口フタを取り外します。
排気口フタ
パッチン錠

排気ＨＥＰＡフィルター

2. 排気ＨＥＰＡフィルターを取り外し、新しい排気ＨＥＰＡフィルターを取り付けます。
3. 排気口フタを取り付け、パッチン錠（左右４か所）で固定します。

6 保守・点検37

集塵機取扱説明書 設置・メンテナンス編[文書番号] CIM-50003-07

7 トラブルシューティング
エラー（ERR）および警告（WARN）が発生すると、操作パネルの異常ランプが点灯/点滅し、ディスプレー
に表示データとエラーNo.が交互に表示されます。
「7.1」を参照し、対処してください。
エラー/警告が発生しない不具合の場合は、「7.3」を参照し、対処してください。

7.1 エラー/警告が発生した場合（ERR/WARN）
エラー（ERR）/警告（WARN）が発生すると、操作パネルの異常ランプが点灯/点滅し、ディスプ
レーに表示データとエラーNo.が交互に表示されます。
複数のエラー/警告が発生している時は、優先順位の高いものが表示されます。
エラー/警告内容を確認し、対処してからエラー/警告をリセットしてください。

エラー発生中の装置•

運転を継続するエラー/警告の場合：

すべてのボタンが有効です。

•

運転を停止するエラー/警告の場合：[ON]が無効になります。
エラー/警告を解除するまで運転は再開できません。

エラー発生時の対処
1.

[MODE SELECT]を押してエラー確認モードに 移行 し 、ディ スプ レーに 表示 され るエ
ラーNo.を確認します。

2：ERR04

複数のエラー/警告が発生している時は、エラーNo.の左側に件数が表示されます。

2. 複数のエラーが発生しているときは、[/]を押して、すべてのエラーNo.を確認します。

2：ERR04
1:WARN4

3. 「7.2」を参照し、エラーの内容と原因を確認します。
4. エラー原因の対処をします。
5. [MODE SELECT]を押します。

7 トラブルシューティング
38

集塵機取扱説明書 設置・メンテナンス編[文書番号] CIM-50003-07

6. ディスプレーに「ERROR CLEAR Y」と表示されたら[ENTER]を押します。
エラー/警告が解除されます。

ERROR CLEARY

ＷＡＲＮ６は、一度警告を解除すると、主電源スイッチを入れ直すまで警告表示されません。

重 要

7.2 エラー・警告一覧
異常ランプ点滅： 運転継続
優先
順位

No.
ERR03

高
ERR04

低

異常ランプ点灯： 運転停止

異常
対処
ランプ
• ブ ロ ワ ー の 回 転 数 が 下 点滅 「7.3.2」を参照し、対処し
回転数異常
がっている
てください。
• ブロワーが停止している
内部温度異常 ブロワー周辺温度が異常 点灯 「7.3.2」の No.３を参照に高いし、対処してください。
名称

原因

ERR06

圧力異常

圧力不足状態で一定時間以上運転を継続した

点灯 「7.3.2」を参照し、対処してください。

ERR07

Ｆ－ＲＡＭ
書き込み異常Ｆ－ＲＡＭに書き込みできない

点滅 当社までご連絡ください。

ERR08

通信異常

ＢＣＣ判定が不一致

点滅 「AT3 通信仕様書」を参照
してください。

WARN1 内部温度上昇 ブロワー周辺温度が異常判定閾値に近い点滅 「7.3.2」を参照し、対処してください。

WARN2 フィルター
風量低下状態で一定時間
交換時期超過 以上運転を継続した

点滅 「7.3.3」を参照し、対処してください。

WARN3 圧力（吸込）不足

吸込圧が低い点滅 「7.3.2」を参照し、対処してください。

WARN4 風量不足

フィルターの目詰まりにより風量が低下した点滅 「7.3.3」を参照し、対処してください。

WARN5 排気圧力異常 排気圧が異常に高い点滅 「7.3.3」、「7.3.4」を参照
し、対処してください。

WARN6 初期圧力
未登録

点滅 「5.2.1」を参照し、初期圧を登録してください。

初期圧が登録されていな
い

7 トラブルシューティング
39

集塵機取扱説明書 設置・メンテナンス編[文書番号] CIM-50003-07

7.3 故障かなと思ったら
7.3.1

ディスプレーが表示しない
No.
原因
対処
1 電源がＯＮになっていない
主電源スイッチをＯＮにしてください。
2 上記のいずれも該当しなかっ 直ちに装置を停止し当社までご連絡ください。
た場合

7.3.2

参照
4.2
–

ブロワーが起動しない、運転中に突然停止した
No.
原因
対処
参照
1 パッチン錠が外れている
パッチン錠で確実に固定してください。
–
2 １次フィルターが取り付けられ １次フィルターを正しく取り付けてください。
6.4.1
ていない
3 • 過負荷により停止した
1. 以下の点検をし、問題がある場合は対処し–• 異常温度により停止したてください。
• 排気口/吸引口は塞がっていないか• 入力電圧は正常であるか• タコ足配線をしていないか• フィルターは目詰まりしていないか• 吸込み温度の異常によりブロワーは過熱していないか
2. 装置を再起動してください。
解決しない場合は、主電源スイッチをＯＦＦにし、３０分待機してから再起動してください。
ブロワーの温度サーモスタットにより停止している可能性があります。
4

7.3.3

上記のいずれも該当しなかっ 直ちに装置を停止し当社までご連絡ください。
た場合–

吸引力が低下している
No.
原因
対処
参照
1 １次フィルターが目詰まりして １次フィルターを交換してください。
6.4.1
いる
目詰まりを放置すると「粒子の吹き漏れ」や「集塵機内部の温度上昇」の原因となります。
2

配管が詰まっている

配管が詰まっていないか確認してください。

3

吸込口が詰まっている

吸込口が塞がれていないか確認してください。

4

上記のいずれも該当しなかっ 直ちに装置を停止し当社までご連絡ください。
た場合

–

–

7 トラブルシューティング40

集塵機取扱説明書 設置・メンテナンス編[文書番号] CIM-50003-07

7.3.4

粒子が吹き漏れするNo.
原因
対処
1 １次フィルターが正常に取り付 １次フィルターを取り付け直してください。
けられていない2 １次フィルターが破損している １次フィルターを交換してください。
3 １次フィルターが寿命である
１次フィルターを交換してください。
4 １次フィルターが目詰まりして １次フィルターを交換してください。
いる
5 上記のいずれも該当しなかっ 直ちに装置を停止し当社までご連絡ください。
た場合

7.3.5

6.4.1
6.4.1
6.4.1
–

ブロワーから異音がする
No.
原因
1 ブロワー内へ異物が混入した
2 ブロワーの軸受けが破損した

7.3.6

参照
6.4.1

対処
直ちに装置を停止し当社までご連絡ください。
直ちに装置を停止し当社までご連絡ください。

参照
–
–

対処
直ちに装置を停止し当社までご連絡ください。
直ちに装置を停止し当社までご連絡ください。

参照––

ブロワーが異常振動している
No.
原因
1 ブロワー内へ異物が混入した
2 ブロワーの軸受けが破損した

7 トラブルシューティング
41

集塵機取扱説明書 設置・メンテナンス編[文書番号] CIM-50003-07

8 付録
8.1 消耗品リスト
品名

交換周期※

１次フィルター
ブロワー冷却用
吸気フィルター
排気ＨＥＰＡフィルター（Ｖ１仕様のみ）

品番
CS-170-500-63P-R

６～１２か月CHF-3517-30
HEP-5040-80※ 交換周期はお客様の使用頻度、シェイキングの頻度、環境、吸い込み濃度（材質と成分）により異なります。

8.2 電気回路図
8.2.1

CMP-2500AT3-A

CMP-2500AT3-A

8 付録
42

集塵機取扱説明書 設置・メンテナンス編[文書番号] CIM-50003-07

8.3 海外規格対応
8.3.1

ＥＵ規格（適合宣言書）

8 付録
43

集塵機取扱説明書 設置・メンテナンス編[文書番号] CIM-50003-07

8.3.2

ＵＬ/ＣＳＡ規格（ＭＥＴ認定証）

8 付録
44

集塵機取扱説明書 設置・メンテナンス編[文書番号] CIM-50003-07

MEMO

45

集塵機取扱説明書 設置・メンテナンス編[文書番号] CIM-50003-07

MEMO

46

集塵機
取扱説明書
設置・メンテナンス編

第７版:2023.08.18

文書番号:CIM-50003-07
発行元:チコーエアーテック株式会社©2023 （許可なしに転載複製を禁ずる。）

集塵機
取扱説明書
オペレーター編

CMP-2500AT3-A[文書番号] CIM-51003-06

チコーエアーテック株式会社
CHIKO AIRTEC CO.,LTD

集塵機取扱説明書 オペレーター編[文書番号] CIM-51003-06

はじめに
このたびは、CMPシリーズ集塵機をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
CMPシリーズ集塵機は、「風の技術」を有効に利用した省エネ形のクリーンBOXです。
本書はオペレーター向けに装置の取扱方法を記載しています。
ご使用前に本書をよくお読みいただき、内容を十分に理解してから、正しく使用してください。

•

本書は、必要なときにいつでもご覧になれるよう、お手元で大切に保管してください。

•

本書の内容については万全を期していますが、万一ご不明な点や誤り、お気付きの点がございましたら、当社までご連絡ください。

•

本書を紛失または汚損した場合、警告ラベルを損傷した場合は、速やかに当社までご連絡ください。

•

記載内容は、改良のため細部において異なることがあります。ご質問などはお気軽に当社までお問い合わせください。

製品改良のため、本書に記載している仕様の一部を予告なく変更することがあります。

転載・複写について•

本書の著作権は、チコーエアーテック株式会社が所有しています。

•

本書の内容の一部あるいは全部を無断で転載や複写することは固くお断りします。

Copyright © 2023 CHIKO AIRTEC All Rights Reserved

はじめに
1

集塵機取扱説明書 オペレーター編[文書番号] CIM-51003-06

安全に関する表示
本取扱説明書の中で、作業者の事故防止と装置の損傷防止などのため、下記に示す絵表示とシグナル
ワードによる注意事項などを記載しています。
危険、警告、注意は装置を正しく使用し、所定の性能を得るために必要な情報です。
常に遵守してください。

本文中の表示表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、下記の表示で区分し、説明しています。
取扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う危険な状態が生じることが想定され、かつ危険発生時の警告の緊急性（切迫の度合）が高い限定的の場合

取扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う危険な状態が生じることが想定される場合

取扱いを誤った場合、傷害を負う危険な状態が生じることが想定される場合

取扱いを誤った場合、物的損害のみ生じることが想定される場合

図記号の説明お守りいただく内容の種類を次の表示で区分し、説明しています。
装置の取扱いにおいて、その行為を禁止する内容

装置の取扱いにおいて、必ず実行していただく強制する内容

その他、知っていると役立つ事項などを、次の表示で区別し、説明しています。

重 要

本機の機能を十分に発揮するための情報

メ モ

装置を取扱う上で知っていると役に立つ事項

凡例
参照先
本書内に参照先がある場合は「章番号/節番号」または（章番号/節番号）、（Pページ番号）で表記します。
例) 装置の起動方法については「4.1」を参照してください。
装置を起動します。（4.1）
交換部品を点検します。（P10）

安全に関する表示2

集塵機取扱説明書 オペレーター編[文書番号] CIM-51003-06

保証とアフターサービスについて
製品保証

1. 製品保証期間
納品から１年間とします。

2. 保証範囲
保証期間内に、当社の責任により故障が生じた場合は、修理または部品の交換を無償で行います。
ただし、保証期間内であっても下記に該当する故障の場合は、無償保証の対象から除外させていただきます。
(1) 消耗品および使用による摩耗、劣化(2) 不適切な取扱方法による故障(3) 取扱説明書に記載している環境条件以外での使用による故障(4) 当社製品以外の装置による故障(5) 当社以外の分解、改造、修理による故障(6) 自然災害や想定外の外的要因による故障(7) 出荷時の科学、技術水準では予見できない事由による故障(8) その他、当社の責任に起因しない故障

3. 保証の対象
保証は、当社と最初にご契約したお客様に適用されます。
転売後のお客様は保証の対象外となります。

4. 責任の制限
当社は、故障によって生じるいかなる損害に関して、一切の責任を負いかねます。

5. 仕様の変更
改良のため、本書に記載している仕様を予告なく変更することがあります。

6. サービス範囲
技術者派遣の費用は、製品販売価格に含まれていません。
ご希望に応じて、別途相談させていただきます。

アフターサービス
装置に関するお問い合わせは、「型番」「製造番号」「弊社受注番号」をお控えのうえ、当社までご連絡ください。

チコーエアーテック株式会社〒562-0012 大阪府箕面市白島 2 丁目 27-24<お問い合わせ先>

TEL： 072-720-5151[受付時間] 9：00～18：00（土日祝休み）
FAX： 072-720-5133
URL:

https://chiko-airtec.jp/

保証とアフターサービスについて
3

集塵機取扱説明書 オペレーター編[文書番号] CIM-51003-06

もくじ
はじめに ..................................................................................................................... 1
転載・複写について ..................................................................................................... 1
安全に関する表示 ....................................................................................................... 2
凡例 ............................................................................................................................ 2
保証とアフターサービスについて ................................................................................ 31 製品使用上のご注意 .............................................................................................. 5
1.1 安全警告表示 ...................................................................................................................... 5
1.2 装置の安全対策 ................................................................................................................... 6
1.2.1 装置の非常停止 ............................................................................................................................................ 6

1.3 安全上のご注意 ................................................................................................................... 7
1.3.1 各作業に共通のご注意 ................................................................................................................................... 7
1.3.2 運転時のご注意 ............................................................................................................................................ 8

2 仕様および外観 ..................................................................................................... 9
2.1 装置仕様 ............................................................................................................................. 9
2.2 装置外観および各部の名称 ................................................................................................. 10
2.3 操作パネル（ＡＴ３パネル） ..................................................................................................... 11

3 運転 ..................................................................................................................... 12
3.1 始業前点検 ........................................................................................................................ 12
3.2 装置の起動 ........................................................................................................................ 13
3.3 装置の停止 ........................................................................................................................ 13
3.4 ディスプレーの表示内容 ...................................................................................................... 14
3.4.1 情報の確認（運転ＯＦＦ） ................................................................................................................................ 14
3.4.2 運転状態の確認（運転ＯＮ） ........................................................................................................................... 14

3.5 パルス制御（塵落とし機能）の設定/操作 ................................................................................ 15
3.5.1 パルス制御設定モードの表示 ........................................................................................................................ 15
3.5.2 パルス制御のインターバル時間の設定 ............................................................................................................ 15
3.5.3 塵落とし機能の自動制御設定 ........................................................................................................................ 16

3.6 異常ランプが点灯した場合 .................................................................................................. 16

もくじ4

集塵機取扱説明書 オペレーター編[文書番号] CIM-51003-06

1 製品使用上のご注意
1.1 安全警告表示
作業者の事故防止のため、重要安全注意情報として下記の警告ラベルを貼っています。

重 要

警告ラベルが汚損/破損した場合は、速やかに当社までお問い合わせください。
分解禁止シール

ネームプレート

リモートコネクターシール
注意喚起シール

ＭＥＴ認証ラベル

高温警告シール
高電圧警告シール
注意喚起シール
レギュレーター注記シール

高電圧警告シール

ネームプレート

ＭＥＴ認証ラベル

高温警告シール(ＮＲＴＬ認証品のみ)

リモートコネクターシール

注意喚起シール(ＮＲＴＬ認証品のみ)(NRTL 認証品のみ)レギュレーター
注記シール

分解禁止シール

1 製品使用上のご注意
5

集塵機取扱説明書 オペレーター編[文書番号] CIM-51003-06

1.2 装置の安全対策
1.2.1

装置の非常停止
装置の異常動作や緊急事態が発生した場合は、回路遮断器をOFFにして装置を停止してくだ
さい。

推奨回路遮断器：NV63-SVF 3P 30A

非常停止の実行
回路遮断器をOFFにします。
装置が即時停止します。
※ リモート接続の際は、操作パネルは操作できません。

装置の再起動装置を再起動する前に、必ず異常原因を取り除いてください。

回路遮断器をONにします。
装置が正常に動作していることを確認してください。

1 製品使用上のご注意
6

集塵機取扱説明書 オペレーター編[文書番号] CIM-51003-06

1.3 安全上のご注意
1.3.1

各作業に共通のご注意

ご使用になる前に取扱説明書をよく読み、十分に理解してから作業してください。
すべての警告および注意を遵守し、正しくご使用ください。
本書に書かれていない方法、目的のために、装置を運転しないでください。
事故につながる恐れがあります。
装置の運転、操作、点検は、必ず訓練を受けた有資格者が行ってください。
許可された作業者に対し、書面化することを推奨します。
装置に直接水をかけないでください。
漏電、感電の恐れがあります。
装置または電気系統に異常が発生した場合は、直ちに電路遮断し、当社までご連絡ください。
異常がある装置を使用すると、事故につながる恐れがあります。
装置を分解、修理、改造しないでください。
感電や怪我をする恐れがあります。
内部の点検や修理は、お買い上げになった販売店にご連絡ください。
装置は、事業用電気工作物への接続を想定して設計しておりますので、一般用電気工作物へは、接続しないでください。
電源コードを配 電 盤 に繋ぐ際は、必ずアース接地をしてください。
アース接地をしないと、漏電した場合に感電する恐れがあります。

装置の廃棄方法は、自治体のルールに従い、産業廃棄物として適切に処分してください。

1 製品使用上のご注意
7

集塵機取扱説明書 オペレーター編[文書番号] CIM-51003-06

1.3.2

運転時のご注意

粉塵爆発のおそれのない乾いた粉塵の吸引に使用してください。
<爆発性粉塵>
アルミニウム、マグネシウム、チタン、亜鉛、コバルト、ニッケル、小麦粉など
引火性、爆発性、腐食物質の霧、煙、ガスが滞留している場所や周囲で、装置の運転や吸引をしないでください。
ケーブルを無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。
火災や感電の恐れがあります。
装置稼働中に、リモートケーブルを接続或いは取り外すと、装置が故障する恐れがあります。
リモートケーブルの抜き差しは、装置の電源を切ってから、行なってください。
装置の運転、操作、点検は、必ず訓練を受けた有資格者が行ってください。
許可された作業者に対し、書面化することを推奨します。
装置に直接水をかけないでください。
漏電、感電の恐れがあります。
装置または電気系統に異常が発生した場合は、直ちに電路遮断し、当社までご連絡ください。
異常がある装置を使用すると、事故につながる恐れがあります。

装置の運転中は、装置を移動しないでください。

停電や装置が意図せず停止した場合は、電路を遮断してください。
装置が不意に動き出すと、事故につながる恐れがあります。

1 製品使用上のご注意
8

集塵機取扱説明書 オペレーター編[文書番号] CIM-51003-06

2 仕様および外観
2.1 装置仕様
型式

CMP-2500AT3-A

出力

2800W

電圧

200-230V 三相

電流値

16A

短絡電流定格10kA

周波数50/60Hz

最大吸込風量30m3/min

最大吸込静圧5.5kPa

騒音値※

65-69dB

ヒューズ電流定格

未設置

吸込口（ホース）サイズ

φ150

吸込口変更可能サイズ
（別売）

変更不可

電源コード

付属なし

塵落とし機能パルス式

リモートコントロール
機能〇（リモートケーブル別売り）

集塵可能量

14L

質量

139kg

本体寸法（D×W×H）

588mm×690mm×1459mm
588mm×690mm×1480mm（Ｖ１仕様）
588mm×690mm×1750mm（ＡＣＣあり）※

騒音値は吸込口にホースを接続し、本機から1m離れてAスケールdBで測定しています。

2 仕様および外観
9

集塵機取扱説明書 オペレーター編[文書番号] CIM-51003-06

2.2 装置外観および各部の名称

13

番号

名称

働き

1

排気口

排気ダクトを接続します。

2

操作パネル（ＡＴ３パネル）

本機を操作します。

3

リモートコネクター

リモートケーブル（別売）を接続します。

4
5

コミュニケーションボード
設置箇所
フィルターレギュレーター
設置箇所

コミュニケーションボード（別売）を設置します。
フィルタレギュレータ（付属）を設置します。

6

吸込口

吸気ダクトを接続します。

7

１次フィルター室

１次フィルターを収納します。

8

ダストボックスダストトレイを収納します。

9

ターミナルボックス

電源端子台を収納します。

10

固定ねじ

ブラケットを本機に固定します。
※2

11

固定用アンカーブラケットを床に固定します。

12

ブラケット※2

本機を床に固定します。

13

ブロワー冷却用
吸気フィルター

ブロアーへの冷却吸気をクリーンにします。

14

排気ＨＥＰＡフィルター※1

排気をクリーンにします。

※1) Ｖ１仕様のみ（オプション機種）※2) ＣＥ仕様の場合は、オプションです。

2 仕様および外観
10

集塵機取扱説明書 オペレーター編[文書番号] CIM-51003-06

2.3 操作パネル（ＡＴ３パネル）

番号

名称

1

ディスプレー

運転状態や各種設定内容を表示します。
エラー・警告発生時は、エラー・警告 No.を表示します。

2

能力レベルランプ

能力レベルを緑色のランプで表示します。（レベル１～７）

3

/

ボタン

働き

参照

• 停止中、運転中：

3.4

ディスプレーの表示内容を切り替えます。
• セレクトモード時：
設定項目の切り替え、設定する数値データを変更します。
4

5

異常ランプ

/

ボタン

エラー発生時に、赤色ランプが点灯/点滅します。
3.6• ランプ点灯： 運転を停止するエラーが発生しています。
• ランプ点滅： 運転を継続するエラー、警告が発生しています。
• 運転中：

ボタンを押すと、能力が１レベルずつ降下/上昇します。
• セレクトモード時：

ボタンを押すと、カーソルが１つずつ左/右に移動します。
6

ＯＦＦボタン

運転を停止します。

重 要

ＯＦＦボタンは長押し（３秒以上）しないでください。
登録されている初期圧がクリアされます。

7

ＯＮボタン

運転を開始します。

8

ＥＮＴＥＲボタン• 運転中：

ボタンを長押し（３秒）すると、初期圧登録に移行します。
• セレクトモード時：

設定項目の選択と数値データを決定します。
9

MODE SELECT
ボタン• 停止中：

セレクトモードに移行します。
• セレクトモード時：

１つ前の画面に戻ります。
• エラー、警告発生時：

エラー確認モード、エラークリアモードに移行します。

2 仕様および外観
11

集塵機取扱説明書 オペレーター編[文書番号] CIM-51003-06

3 運転
本章では、装置の運転方法について説明します。
作業前に本章と「1.3」（P7）をよく読み、十分に理解してから作業してください。
装置の運転中は、装置を移動しないでください。
停電や装置が意図せず停止した場合は、電路を遮断してください。
装置が不意に動き出すと、事故につながる恐れがあります。

3.1 始業前点検
No.
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

項目
各扉は完全に閉じている。
ダストトレイがセットされている。
吸込口は塞がれていない。
排気口は塞がれていない。
装置の周囲に引火性物質はなく、吸引も行わない。
• ガソリン、シンナー、ベンジン、灯油、塗料など装置の周囲に爆発性粉塵はなく、吸引も行わない。
• アルミニウム、マグネシウム、チタン、亜鉛、ニッケル、コバルト、小麦粉など
装置の周囲で火花を含む粉塵を発生させる作業は行われておらず、吸引も行わない。
• 高速切断機、グラインダー、溶接機などを使用する作業装置の周囲に火種はなく、吸引も行わない。
• たばこ、油、液体の薬品など装置の周囲に水や液体はなく、吸引も行わない。
40℃以上の粉塵はない。
使用場所の雰囲気温度は 0～40℃の範囲内である。
配管に異常はないか。（異物などが詰まっていないか）
各種エラー表示が出ていないか。
フィルターレギュレーターからエアーが供給されているか。

チェック

3 運転
12

集塵機取扱説明書 オペレーター編[文書番号] CIM-51003-06

3.2 装置の起動
３分以上のインターバルをおいて、操作パネルのＯＮ/ＯＦＦ操作を行ってください。
３分未満、特に３０秒未満で操作パネルのＯＮ/ＯＦＦ操作を繰り返すと、故障の原因になります。
※リモート操作、通信機能による操作でも同様です。

重 要
1.

ＯＦＦボタンは長押し（３秒以上）しないでください。
登録されている初期圧がクリアされます。

回路遮断器をONにします。

2. ディスプレーにプログラムバージョンと通信用のID番号が表示されていることを確認します。
3. 操作パネルの[ON]を押し、装置の運転を開始します。
4. 正常に動作していることを確認します。
•

異常音がない•吸引が適切である

ディスプレー

Ver*.** ID.**
能力レベルランプ5. 能力レベルランプを確認し、必要とする吸引能力が異なる場合は[ / ]で吸引レベルを設定します。
※ リモート接続の際は、操作パネルは操作できません。

3.3 装置の停止
1.

操作パネルの[OFF]を押し、装置の運転を停止します。
※ リモート接続の際は、操作パネルは操作できません。

2. 回路遮断器をOFFにします。

3 運転
13

集塵機取扱説明書 オペレーター編[文書番号] CIM-51003-06

3.4 ディスプレーの表示内容
3.4.1

情報の確認（運転ＯＦＦ）

Ver*.**

3.4.2

ID.**

プログラムバージョン、
ＲＳ－４８５通信用局番

運転状態の確認（運転ＯＮ）
運転ON時に[/]を押すと、運転状態が確認できます。

OP**.**kPa

外部圧

SP**.**kPa

吸込圧

DP**.**kPa

差圧

EP**.**kPa

排気圧

Blower ***.* C

ブロワー周辺温度

Motor ******rpm

ブロワー回転数

Runtime ******h

積算稼働時間リセット後からの稼働時間を表示します。

Total ******h

実働時間
トータルの稼働時間を表示します。

3 運転
14

集塵機取扱説明書 オペレーター編[文書番号] CIM-51003-06

3.5 パルス制御（塵落とし機能）の設定/操作
塵落とし動作に関する設定は、パルス制御設定モードで行います。

3.5.1

パルス制御設定モードの表示
1.

操作パネルの[OFF]を押し、装置の運転を停止します。

2. [MODE SELECT]を押します。

3. [/]を押して、「Pulse Setting」
を選択します。
4. [ENTER]を押します。

Pulse Setting※ 装置運転中に[MODE SELECT]を押しても、パルス制御設定モードに移行します。

3.5.2

パルス制御のインターバル時間の設定
1.

「3.5.1」を参照し、「Pulse Setting」を表示します。

2. [ENTER]を押すと、インターバル時間の確認画面になり、現在の設定内容が表示されます。
標準出荷設定値は15分です。
3. [ENTER]を押すと、設定画面になります。
•

/

•

/

：

桁を移動
： 数値を変更

4. [ENTER]を押すと、数値を決定します。
5. [MODE SELECT]を押して、通常モードに戻ります。

3 運転
15

集塵機取扱説明書 オペレーター編[文書番号] CIM-51003-06

3.5.3

塵落とし機能の自動制御設定
1.

「3.5.1」を参照し、「Pulse Setting」を表示します。

2. [ENTER]を押すと、インターバル時間の確認画面になり、現在の設定内容が表示されま
す。
3. [
/
]を押すと、AUTO設定の確認画面になり、現在の設定内容が表示されます。
標準出荷設定値はAUTO設定【NO】です。
4. [ENTER]を押すと、設定画面になります。
•/： AUTO設定【YES/NO】変更

5. [ENTER]を押して決定します。
6. [MODE SELECT]を押して、通常モードに戻ります。

3.6 異常ランプが点灯した場合装置に異常が発生しています。
直ちに装置を停止し、メンテナンス担当者または当社までお問い合わせください。

3 運転
16

集塵機取扱説明書 オペレーター編[文書番号] CIM-51003-06

MEMO

17

集塵機
取扱説明書
オペレーター編

第６版:2023.08.18

文書番号:CIM-51003-06
発行元:チコーエアーテック株式会社©2023 （許可なしに転載複製を禁ずる。）

Dust Collector
Instruction Manualfor Installation and Maintenance

CMP-2500AT3-A
Document No.: CIM-50003-07

CHIKO AIRTEC CO., LTD.

Dust Collector Instruction Manual for Installation and Maintenance
Document No.: CIM-50003-07

Introduction
Thank you for purchasing our “CMP series” dust collector.
This dust collector is an energy-saving cleaning box that packs “air technology”.
This manual describes how to perform maintenance on the machine.
Before using the machine, please carefully read this manual and fully understand all instructions to ensure correctuse.

•

Please keep this manual carefully so that operators can refer to it whenever necessary.

•

Although every effort has been made to ensure that the information in this manual is complete andaccurate, please contact us if you find any errors, or if you have any inquiries or other concerns.

•

If this manual is lost or defaced, or if a warning label is damaged, please contact us immediately.

•

Due to continued product improvement, the information in this manual may not completely apply to yourparticular machine. If you have any inquiries, please feel free to contact us.

Some of the specifications contained in this manual are subject to change
without notice for product improvement.

Reprinting and Copying•

This manual is copyrighted by CHIKO AIRTEC CO., LTD.

•

Unauthorized reprinting or copying of part or all of this manual is strictly prohibited.

Copyright © 2023 CHIKO AIRTEC All Rights Reserved

Introduction
Original instruction1

Dust Collector Instruction Manual for Installation and Maintenance
Document No.: CIM-50003-07

Safety-Related Symbols
This manual contains instructions indicated by the symbols and signal words listed below to prevent worker accidents
and damage to the machine.
Instructions marked DANGER, WARNING, or CAUTION are information necessary in order to use the machinecorrectly and to ensure the desired performance.
Please follow them at all times.

Symbols Used in This Manual
The following symbols are used to classify and indicate the severity of injury or damage caused by failing to follow the
instructions and using the machine improperly:
Indicates limited cases where improper handling could lead to a hazardous situation
resulting in death or serious injury, and where the urgency (degree of imminence) of thewarning against the danger is highDANGER

Indicates that improper handling could lead to a hazardous situation resulting in death orserious injury

WARNING

Indicates that improper handling could lead to a hazardous situation resulting in injury

CAUTION

NOTE

Indicates that improper handling could only cause property damage

Explanation of Icons
The following icons are used to indicate the types of precautions to follow:
Indicates an action that must NOT be performed when handling the machine

Indicates an action that must be performed when handling the machine

The following labels are used to indicate other types of information such as points that are useful to know:

Important
Tip

Information for making full use of the machine’s capabilities
Useful information that helps handle the machine

Conventions
References
References in this manual are indicated by “c#.s#” or (c#.s#), where c# is a chapter number and s# is a section
number, or “p. #”, where # is a page number.
Examples:Refer to “4.1” for instructions on how to start the machine.
Start the machine. (4.1)
Inspect replacement parts. (p.10)

Safety-Related Symbols
Original instruction2

Dust Collector Instruction Manual for Installation and Maintenance
Document No.: CIM-50003-07

Warranty and After-Sales Service
Product Warranty

1. Product Warranty Period
One year from delivery.

2. Scope of Warranty
Free repair or parts replacement if the product fails due to reasons attributable to our company during thewarranty period.
However, even during the warranty period, this free warranty does not cover the following:(1) Consumables, wear and deterioration due to use(2) Failure due to improper handling(3) Failure due to use under environmental conditions not specified in this manual(4) Failure caused by equipment other than our products(5) Failure due to disassembly, modification, or repair performed by a third party(6) Failure due to natural disasters or unexpected external factors(7) Failure due to reasons that are scientifically and technically unpredictable at the time of shipment(8) Other failures not attributable to us

3. Who Is Covered by the WarrantyThis warranty only applies to the original customer who made an agreement with us.
It does not apply to customers to whom the product was resold.

4. Limitation of Liability
We are not responsible for any damage caused by product failure.

5. Changes in Specifications
The specifications contained in this manual are subject to change without notice for product improvement.

6. Scope of Service
The selling price of the product does not include the cost of dispatching a technician.
Please contact us if you need such service.

After-Sales Service
For inquiries about the machine, please contact us with the model number, serial number, and sales order number.

CHIKO AIRTEC CO., LTD.
2-27-24, Hakunoshima, Minoh-shi, Osaka, 562-0012 Japan
Contact Information

Phone:+81-72-720-5151
Business hours: 9:00 a.m. – 6:00 p.m. (closed Saturdays, Sundays, and holidays)

Fax:
URL:

+81-72-720-5133
https://chiko-airtec.jp/

Warranty and After-Sales Service
Original instruction3

Dust Collector Instruction Manual for Installation and Maintenance
Document No.: CIM-50003-07

Table of Contents
INTRODUCTION ........................................... 1

5 CONFIGURING SETTINGS AND CHECKING
INFORMATION ..................................... 26

REPRINTING AND COPYING ......................... 1

5.1 Screen Transitions on the Control Panel............... 26

SAFETY-RELATED SYMBOLS ......................... 2

5.1.1 Screen Transitions for Different Modes ............................. 26
5.1.2 Checking Machine Information (During Non-Operation) ......
............................................................................................... 26
5.1.3 Checking Operating Status (During Operation) ................. 27

CONVENTIONS ............................................. 2
WARRANTY AND AFTER-SALES SERVICE ...... 3

5.2 Registering and Clearing Initial Pressure............... 28

1 PRECAUTIONS FOR USING THE PRODUCT............................................................... 6

5.2.1 Registering Initial Pressure .................................................. 28
5.2.2 Clearing the Initial Pressure................................................. 29

1.1 Safety Warning Labels.............................................. 6
1.2 Safety Measures for the Machine ........................... 7

5.3 Configuring Settings ............................................... 30

1.3.1 General Precautions ...............................................................8
1.3.2 Precautions for Carrying, Storing, and Transporting the
Machine...................................................................................8
1.3.3 Precautions for Installation ....................................................91.3.4 Precautions for Operation....................................................10
1.3.5 Precautions for Cleaning and Maintenance........................115.3.1 Displaying Setup Modes ...................................................... 30
5.3.2 Configuring Communication Format Settings.................... 31
5.3.3 Setting When to Display Insufficient Airflow Notifications ....
............................................................................................... 31
5.3.4 Pulse Control Setting Mode................................................. 32
5.3.5 Resetting the Cumulative Operating Hours ....................... 33
5.3.6 Initializing Settings................................................................ 33
5.3.7 Checking the Error History................................................... 34

2 SPECIFICATIONS AND APPEARANCE .... 12

6 MAINTENANCE AND INSPECTION ........ 35

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

6.1
6.2
6.3
6.4

1.2.1 Stopping the Machine in an Emergency ...............................7

1.3 Safety Precautions.................................................... 8

Machine Specifications .......................................... 12Exterior Features .................................................... 13
Items Included ........................................................ 14
Control Panel (AT3 Panel) ...................................... 15
Remote Cable (Optional) ....................................... 16

2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4

6.4.1 Replacing the Primary Filter ................................................ 36
6.4.2 Replace the Blower Cooling Air Intake Filter...................... 37
6.4.3 Replacing the Exhaust HEPA Filter (V1 specification only) ...
............................................................................................... 38

Remote Control.....................................................................16
Remote Operation Details....................................................16
Standard Connection Diagram.............................................17
Pin Assignment......................................................................19

7 TROUBLESHOOTING ............................ 39

2.6 Communication Feature (Optional) ...................... 20

7.1 If an Error or Warning Occurs (ERR/WARN) ......... 39
7.2 List of Errors and Warnings.................................... 40
7.3 Troubleshooting ..................................................... 41

2.6.1 RS-485 Communication Board Set ......................................20
2.6.2 LAN Board Set for Ethernet Communication ......................20

7.3.1 Nothing Appears on the Display ......................................... 41
7.3.2 The Blower Does Not Start or Stops Suddenly During the
Operation.............................................................................. 41
7.3.3 The Suction Power Is Low.................................................... 41
7.3.4 Dust Leaks Out ..................................................................... 42
7.3.5 The Blower Is Making Noise ................................................ 42
7.3.6 The Blower Is Vibrating Abnormally ................................... 42

3 INSTALLATION...................................... 21
3.1 Installation Environment ....................................... 21
3.2 How to Install the Machine ................................... 21
3.3 Wiring and Piping ................................................... 22
3.3.1 Wiring ....................................................................................22
3.3.2 Piping .....................................................................................23

4 OPERATION.......................................... 24
4.1
4.2
4.3
4.4

Cleaning the Machine ............................................ 35
When to Replace Parts .......................................... 35
Removing and Installing the Dust Tray ................. 35
Replacing Filters ..................................................... 36

8 APPENDIX ............................................ 43

Pre-Operation Inspection ...................................... 24
Starting the Machine ............................................. 25
Configuring the Machine ....................................... 25
Stopping the Machine............................................ 25

8.1 Consumables List.................................................... 43
8.2 Electrical Circuit Diagram ....................................... 43
8.2.1 CMP-2500AT3-A................................................................... 43

8.3 Compliance with International Standards ............ 44
Table of Contents
Original instruction
4

Dust Collector Instruction Manual for Installation and Maintenance
Document No.: CIM-50003-07

8.3.1 EU Standards (Declaration of Conformity)..........................44

8.3.2 UL/CSA Standards (MET Certificate) ................................... 45

Table of Contents
Original instruction
5

Dust Collector Instruction Manual for Installation and Maintenance
Document No.: CIM-50003-07

1 Precautions for Using the Product1.1 Safety Warning Labels
The warning labels shown below are attached to the machine to provide important safety informationthat helps prevent worker accidents.

Important If a warning label is defaced or damaged, please contact us immediately.
“Disassembly prohibited”
sticker

Nameplate

Remote connector sticker

MET certification
sticker

Warning sticker

High temperature
Warning sticker
High voltage
Warning sticker
Warning sticker
Regulator information label

High voltage warning sticker

NameplateHigh temperature warning sticker

MET certification sticker(NRTL certified only)

Remote connector sticker

Warning sticker(NRTL certified only)(NRTL certified only)

Regulator information label“Disassembly prohibited” sticker

1 Precautions for Using the ProductOriginal instruction
6

Dust Collector Instruction Manual for Installation and Maintenance
Document No.: CIM-50003-07

1.2 Safety Measures for the Machine
1.2.1

Stopping the Machine in an Emergency
If the machine malfunctions or an emergency occurs, turn off the circuit breaker to stop themachine.

Recommended circuit breaker：NV63-SVF 3P 30A

Performing an Emergency Stop
Turn off the circuit breaker.
This stops the machine immediately.
Note: The control panel will not respond during a remote connection.

Restarting the MachineWARNING

Before restarting the machine, be sure to eliminate the cause of themalfunction.
For information on what to do in the event of an error, see “7.1” and“7.2”.

Turn on the circuit breaker.
Make sure that the machine is operating properly.

1 Precautions for Using the ProductOriginal instruction
7

Dust Collector Instruction Manual for Installation and Maintenance
Document No.: CIM-50003-07

1.3 Safety Precautions
1.3.1

General Precautions

WARNING
Carefully read this manual and fully understand all instructions before beginning work.
Observe all warnings and cautions and use the machine correctly.
Do not operate the machine in a manner or for a purpose not specified in this manual.
Doing so may result in an accident.
Only trained and qualified personnel should install, connect, operate, inspect, andtroubleshoot the machine.
We recommend making a list of authorized personnel.
Do not splash water directly onto the machine.
Doing so may cause a short circuit and electric shock.
If a problem occurs with the machine or electrical system, immediately shut off thepower and contact us.
Using the machine without correcting the problem may result in an accident.
Do not attempt to disassemble or modify the machine.
Doing so may cause electric shock or injury.
For internal inspection or repair, contact the dealer where you purchased themachine.
The equipment is designed for connection to commercial electrical facilities andshould not be connected to general electrical facilities.
Be sure to ground the power cord when connecting it to the distribution board
Failure to do so may result in electric shock in the event of a short circuit.

CAUTION
Dispose of the machine properly as industrial waste in accordance with local
government rules.

1.3.2

Precautions for Carrying, Storing, and Transporting the MachineWARNING
The machine should be carried by at least two people.
Failure to do so may cause the machine to fall and tumble, resulting in injury.
Transportation equipment must be operated by qualified personnel.
Transporting the machine requires a supervisor, as well as an operator, to ensure
safety.

1 Precautions for Using the ProductOriginal instruction
8

Dust Collector Instruction Manual for Installation and Maintenance
Document No.: CIM-50003-07

WARNING
Use transportation equipment (such as slings, cranes, and forklifts) that has beeninspected and maintained, and has adequate capacity for the load of the machine.
1. When hoisting the machine, use the appropriate lifting points.
2. When hoisting the machine with a hook, use pads or other material to prevent
damage to the machine.
3. Use wires suitable for the weight of the machine.
Consider the weight and center of gravity while securing the machine.
1. During transportation, keep the machine vertical and secure it to prevent it fromtipping over.
2. Keep the machine horizontal while hoisting it, and lower it slowly to avoid shocks.
During hoisting, never allow anyone under the suspended load.
If the load falls, it may cause an accident.

CAUTION
When transporting the machine, pay attention to the storage environment.
1. Store the machine in an environment with a temperature of -10°C to 60°C and ahumidity of 80% or less.
2. When transporting the machine, keep it vertical and secure it to prevent it fromtipping over.
3. Do not subject the machine to severe vibration during transportation.

1.3.3

Precautions for Installation

WARNINGBe sure to shut off the power before installation.
Failure to do so may cause electric shock.
1. Lock out* the power supply to prevent it from being turned on during work.
2. Attach a tag that says “Work in Progress” to the lock, or have a worker keep watch.
* Lockout refers to a system that prevents someone from activating devices when a worker is working
inside equipment containing the devices.

The equipment is designed for connection to commercial electrical facilities andshould not be connected to general electrical facilities.
Be sure to ground the power cord when connecting it to the distribution board
Failure to do so may result in electric shock in the event of a short circuit.
Install the machine in a location that meets environmental requirements.
Failure to do so may result in unexpected accidents.
For the installation conditions, see “3.1” (p.21).

1 Precautions for Using the ProductOriginal instruction9

Dust Collector Instruction Manual for Installation and Maintenance
Document No.: CIM-50003-07

NOTE
Use an appropriately sized pipe for the suction port.
Using a thin pipe for the suction port may cause the motor to become hot due toincreased pressure.
Install the machine in a dust-free environment of 40°C or lower.
A high suction ambient temperature (around the dust to be collected) may reduce
motor performance, resulting in a malfunction.
Install filters correctly.
Operating the machine with an improperly installed filter may cause foreign matter toenter the motor, resulting in a malfunction.
Provide sufficient space for the exhaust port (at least 100 mm from the exhaust port).
If the exhaust port is blocked, regular suction power cannot be achieved. In addition,
insufficient cooling inside the box can cause motor burnout and electrical component
failure.
Use a circuit breaker between the power supply terminal block and the power supply
to protect against overcurrent.
Recommended product [NV63-SVF 3P 30A].
Do not arrange equipment in such a way that it would be difficult to operate an
external circuit breaker.
Install the circuit breaker close to the product and within easy reach.
Indicate around the circuit breaker that it is an open device on the product.
Circuit breakers for equipment used as switchgear for power supplies must comply
with the relevant requirements of UL 489 for UL-approved areas and CSA C22.2 No. 5
for CSA-approved areas.
When a circuit breaker is used as a switchgear for a power supply, it must be marked
to indicate its function. However, if there is only one switchgear, the symbols
numbered 9 and 10 shown in Table 1 should be marked on or adjacent to the circuit
breaker.

Table 1: Number 9(IEC60417-5007)

1.3.4

Table 1: Number 10(IEC60417-5008)

Precautions for Operation

WARNING
Use the machine to suck up non-explosive dry dust.
Explosive dust:
Aluminum, magnesium, titanium, zinc, cobalt, nickel, wheat flour, etc.
Do not operate the machine or perform suction in or around areas with stagnant fog,
smoke, or gas containing flammable, explosive, or corrosive substances.
Do not bend or pull any cables too hard.
Doing so may cause fire or electric shock.

1 Precautions for Using the ProductOriginal instruction10

Dust Collector Instruction Manual for Installation and Maintenance
Document No.: CIM-50003-07

WARNING
Plugging or unplugging the remote cable while the machine is in operation may resultin machine failure.
Turn off the power to the machine before plugging in or unplugging the remote cable.
The machine should be operated and inspected only by trained and qualified
personnel.
We recommend making a list of authorized personnel.
Do not splash water directly onto the machine.
Doing so may cause a short circuit and electric shock.
If a problem occurs with the machine or electrical system, immediately shut off thepower and contact us.
Using the machine without correcting the problem may result in an accident.

CAUTION
Do not move the machine while it is in operation.

If the power fails or the machine stops unexpectedly, shut off the power.
Failure to do so may cause the machine to move unexpectedly, resulting in an
accident.

1.3.5

Precautions for Cleaning and Maintenance

WARNING
Always unplug the power cord or otherwise turn off the power before cleaning.
Failure to do so may cause electric shock.
1. Lock out the power supply to prevent it from being turned on during work.
2. Attach a tag that says “Work in Progress” to the lock, or have a worker keep watch.
Be sure to use genuine replacement parts specified by us.
We cannot guarantee against malfunctions caused by using non-specified parts.
Wear appropriate clothing and protective equipment during work.
Always wear protective equipment such as a helmet, gloves, and safety shoes, andtake other measures to ensure safe work.

1 Precautions for Using the ProductOriginal instruction11

Dust Collector Instruction Manual for Installation and Maintenance
Document No.: CIM-50003-07

2 Specifications and Appearance
2.1 Machine Specifications
Model

CMP-2500AT3-A

Power

2800W

Voltage

200–230V, three phase

Current value

16A

Short-circuit current rating

5kA

Frequency

50/60Hz

Maximum suction airflow

30m3/minMaximum suction staticpressure

5.5kPaNoise level*

65–69dB

Fuse ampere rating

Uninstalled

Suction port (hose) size

⌀150

Optional suction port sizes(available separately)

Unchangeable

Power cord

Not included

Dust shake-off feature

Pulse type

Remote control
featureAvailable(Remote cable sold separately)

Dust collection capacity

14L

Weight139kg

Body dimensions(D × W × H)

588mm × 690mm × 1459mm
588mm × 690mm × 1480mm(V1 specification)
588mm × 690mm × 1750mm(with ACC)*

The noise level was measured in A-scale decibels (dBA) at 1m from the machine with a hoseconnected to the suction port.

Important

This machine operates on a three-phase power supply.
The supply voltage tolerance is ±5%.

2 Specifications and Appearance
Original instruction
12

Dust Collector Instruction Manual for Installation and Maintenance
Document No.: CIM-50003-07

2.2 Exterior Features

13

No.

Name

Function

1

Exhaust port

Connect an exhaust duct.

2

Control panel (AT3 panel)

Used to operate the machine.

3

Remote connector

Connect a remote cable (sold separately).

45Communication board
mounting position
Filter Regulator Installation
point

Install a communication board (sold separately).
Install the filter regulator (included).

6

Suction port

Connect an intake duct.

7

Primary filter chamberContains primary filter.

8

Dust box

Contains dust tray.

9

Terminal box

Contains the power terminal block.

10

Locking screw

Fix the bracket to the machine.

11

Fixing anchor*2

Fix the bracket to the floor.

12

Bracket*2

Fix the machine to the floor.

13

Blower cooling
air intake filter

Brings clean cooling intake air to blower.

14

Exhaust HEPA filter*1

Keeps exhaust air clean.

*1

V1 specification only (optional model).

*2

Optional for CE specification.

2 Specifications and Appearance
Original instruction
13

Dust Collector Instruction Manual for Installation and Maintenance
Document No.: CIM-50003-07

2.3 Items Included

No.

1

2

3

4

5

6

Name

Function

Qty

1

Primary filter

Collects dust.

4

2

Filter Regulator*2

Adjust compressed air pressure.

1

3

Blower cooling
air intake filter

Brings clean cooling intake air to blower.

1

4

Exhaust HEPA filter

Keeps exhaust air clean. (V1 specification only)

1

5

Fixing anchor*1,*2

Used to secure the bracket to the floor.

4

6

Bracket*1,*2

Jig for fixing the dust collector to the floor.

2Power cable not included.
see “3.3.1”(p.22).

*1 Optional for CE specification.
*2 Three components are placed in the dust tray at the time of shipment.

2 Specifications and Appearance
Original instruction
14

Dust Collector Instruction Manual for Installation and Maintenance
Document No.: CIM-50003-07

2.4 Control Panel (AT3 Panel)

No.
Name
1 Display2
3

Suction levelindicator lights
andbuttons4

Error indicator

5

and

6

OFF button

7
8

9

buttons

ON button
ENTER button

MODE SELECT
buttonFunction
Displays operating status and various settings.
Also displays an error or warning number when an error or
warning has occurred.
The suction level is indicated by green lights. (Levels 1 to 7)

See• When the machine is stopped or operating:

5.1

Used to switch between display screens.
• In Select mode:
Used to switch between setting items and to change numerical
data to be set.
Lights up or flashes red when an error has occurred.
• Steady light:
An error has occurred that stops operation.
• Flashing light:
An error or warning has occurred that allows
continued operation.
• When the machine is operating:Pressing the left or right arrow button lowers or raises the
suction level by one.
• In Select mode:
Pressing the left or right arrow button moves the cursor left or
right by one digit.
Stops operation.
Pressing and holding the OFF button (for 3
Tipseconds or longer) will clear the registered initialpressure.
Starts operation.
• When the machine is operating:Pressing and holding this button for 3 seconds switches to theinitial pressure registration screen.
• In Select mode:
Selects a setting item and confirms numerical data.
• When the machine is stopped:
Switches to Select mode.
• In Select mode:
Returns to the previous screen.
• When an error or warning has occurred:
Switches to Error Confirmation mode or Error Clear mode.

5.3

7.1

5.2.2

5.2.1

5.3

2 Specifications and Appearance
Original instruction15

Dust Collector Instruction Manual for Installation and Maintenance
Document No.: CIM-50003-07

2.5 Remote Cable (Optional)

WARNING
2.5.1

Plugging or unplugging the remote cable while the machine is in operation
may result in machine failure.
Turn off the power of the machine before plugging in or unplugging the
remote cable.

Remote Control
The remote cable (optionally available) enables the machine
to be remotely controlled to work with peripheral devices.
• Remote cable: MT-173-8 (3m)
• Remote operation allows you to:Start/stop operation and change the suction level (airflow).

2.5.2

Remote Operation Details

Remote cable socket

Starting/Stopping Operation Remotely
Short-circuit pins 4 and 8. For details, see “2.5.4”.
• If pin 1 is short-circuited:
The machine operates.
• If pin 1 is not short-circuited:
The machine does not operate.

Starting/Stopping Operation Locally on the Machine and Obtaining Signals
Follow the instructions in “2.5.4” to obtain necessary output signals.
Do not short-circuit pins 4 and 8.
• During remote operation, you cannot register initial pressure, start/stop operation, or change
the suction level locally on the machine.
• The suction level is saved after each change.
• The suction level is maintained even after the main power switch is turned off.

2 Specifications and Appearance
Original instruction
16

Dust Collector Instruction Manual for Installation and Maintenance
Document No.: CIM-50003-07

2.5.3

Standard Connection Diagram

2 Specifications and Appearance
Original instruction17

Dust Collector Instruction Manual for Installation and Maintenance
Document No.: CIM-50003-07

Connection Examples
 Pins 1 and 4 (input)
Dust collector side

Customer’s equipment side
Do not apply
voltage.

Pin 1 or 4

Pin 8

 Pin 2 (analog output)
Dust collector side

Customer’s equipment side
Measuring
instrument sidePin 2

MonitorPin 8￥

 Pins 3, 5, and 6 (open collector output)
Dust collector side

Customer’s equipment side
24 V
Add a protection
circuit so that the
rated voltage is notexceeded.

Load

Pin 3, 5, or 6
100 mA max.
Pin 8

Recommended DC voltage and current: Half or less of maximum rating Pin 7 (input)
Dust collector side

Customer’s equipment side

Pin 7

Applied voltage : +0～5V

Pin 8

2 Specifications and Appearance
Original instruction18

Dust Collector Instruction Manual for Installation and Maintenance
Document No.: CIM-50003-07

2.5.4

Pin Assignment
Wire ColorBlack
Red/white

Pin
Signal Name
No.
1 Operation input
signal(*1)
4 Remote control
switching signal(*1)

Yellow

7

Suction level change
signal(*2)

Yellow/white
Black/white

8
2

GND
Operating pressure
signalRed

3

Filter clogging
output signal (*3)

Green

5

Operation output
signal (*3)

Green/white6

Fault output signal(*3)

Description
Remote Short-circuit pins 4 and 8 and then shortsignal circuit pin 1 to start operation.
(input) Short-circuit pins 4 and 8 to switch toremote operation.
This will make the AT3 panel inoperable.
Apply a voltage of 0 to 5V between pins 7
and 8 to change the suction level.
(See the table below.)–
Output Outputs the current operating pressure.
signal • Analog signal:
1 to 5V• Impedance:≥ 4.7kΩOutputs “HI” during operation, and “LO”
when the filter is clogged.
• Open collector output: NPN• Filter clogging output signal:
When WARN2, WARN4, or WARN5 occurs
Outputs “LO” during operation, and “HI” during
non-operation.
• Open collector output: NPN
Outputs “HI” during operation, and “LO”
when an error has occurred.
• Open collector output: NPN• Fault output signal: When any ERR has
occurred*1

Contact input (no-voltage contact)*2

Analog input (0 to 5V)
Do not apply a voltage of +5.0V or higher.

*3Open collector output• Absolute maximum ratings:
Voltage 50V, current 100mA• Recommended values:
Half or less of the ratings• If an inductor (such as a relay) is loaded:
Install a noise limiter (approx. 33Ω + 0.1µF), diode, or other device.

Setting a Voltage for Pin 7
To set a voltage, apply the center voltage for the desired suction level.
•

Tolerance: ±4%

Table and Graph of Threshold Voltages Applied to Pin 7

Suction Level

Voltage (DCV)

1

0.6 to 1.1

2
3

1.2 to 1.7
1.8 to 2.345

2.4 to 2.9
3.0 to 3.567

3.6 to 4.1
4.2 to 5.0

Voltage(DCV)

Suction Level

2 Specifications and Appearance
Original instruction
19

Dust Collector Instruction Manual for Installation and Maintenance
Document No.: CIM-50003-07

2.6 Communication Feature (Optional)
The communication board set (model: RS-485 or RS-EN) can be used to operate or stop the machine,change the suction level, and otherwise control the machine. It also allows you to read out information
indicating problems such as clogging and insufficient pressure.
For details, refer to the separate document “AT3 Communication Specifications”.

2.6.1

RS-485 Communication Board Set
For details on the RS-485 communication board, refer to the instruction manual.

2.6.2

LAN Board Set for Ethernet Communication
For details on the LAN board for Ethernet communication, refer to the instruction manual.

Important

For details on “Com Setting” (communication format setting mode), refer tothe separate document “AT3 Communication Specifications”.

2 Specifications and Appearance
Original instruction20

Dust Collector Instruction Manual for Installation and Maintenance
Document No.: CIM-50003-07

3 Installation
3.1 Installation Environment
To ensure safety during use and to maximize the performance of the machine, install it in a location thatmeets the conditions below.

Power Supply
Use a power supply rated for Overvoltage Category III.
Model

CMP-2500AT3-A

Voltage

200–230V, three phase

Temperature and Humidity••

Temperature:
Humidity:

0°C to 40°C
80% RH or less (noncondensing)Environmental Requirements
Install the machine in an indoor location that meets the following conditions:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A location 1000m or lower above sea level
A location with pollution degree 2
A level surface that is not susceptible to vibration
A location not directly exposed to air from an air conditioner or other equipment
A location out of direct sunlight
A dust-free location of 40°C or lower
A location free from corrosive gases, flammable gases, and oil mist
A clean room or a highly clean environment
A location not exposed to water droplets or oil
A location with no noise emission sources, such as high-frequency furnaces, nearby

3.2 How to Install the Machine
1. Be sure to shut off the power before installation.
Failure to do so may cause electric shock.

WARNING

2. Install the machine in a location that meets environmental requirements.
Failure to do so may result in unexpected accidents.

1.

Install the machine on a horizontal position that is strong enough to support the weight of themachine.

NOTE

Do not block the area around the exhaust port.
A blocked exhaust port will cause the suction power to be reduced,
resulting in insufficient cooling.
This, in turn, may cause the motor to burn out, or electrical or electronic
components to fail.

Installation SpaceA space of at least 100mm is required around the exhaust port.

3 Installation
Original instruction21

Dust Collector Instruction Manual for Installation and Maintenance
Document No.: CIM-50003-07

2.

Fix the caster stoppers.

3.

Remove the fixing screws from the main unit, attach the brackets to the sides (left & right) of themain unit, and tighten them to the main unit using the removed fixing screws.

4.

Fix the bracket to the floor surface with fixing anchors.
(Concrete strength: Fc=21-36N/mm2)

BracketFixing anchors
Approximate tightening torque 43N・m

Locking screws
Approximate tightening torque 43N・m

5.

Attach the filter regulator to the installation point.

NOTE
6.

Do not allow synthetic oils, organic compounds, chemicals, cutting oils or
their mists to adhere to the regulator.

Remove the protective film from the control panel, and the masking tape from the casters andflanges.

3.3 Wiring and Piping
WARNING
3.3.1

Be sure to shut off the power before wiring or piping work.
Failure to do so may cause electric shock.

Wiring
1. Do not bend or pull any cables too hard.
Doing so may cause fire or electric shock.

WARNING

2. Use a power supply that matches the specifications of the machine.
Failure to do so may cause the machine to break.
1. Use a power cable with a rated withstand voltage of 250V or more, anallowable current of 20A or more, and a wire size of Φ18 to Φ14(including the ground wire). In addition, the cable to be used should be
UL62 for UL standard applicable areas, or CSA C22.2 for CSA standard
applicable areas. In the case of UL standard applicable area, use cables
approved by UL62, and in the case of CSA standard applicable area, use
cables approved by CSA C22.2 No. 21 for the case where the CSA
standard is applied.

3 Installation
Original instruction
22

Dust Collector Instruction Manual for Installation and Maintenance
Document No.: CIM-50003-07

2. In the terminal box, the ground wire must be at least 150mm longer
than the other wires and must be connected.
3. The power cable should be inserted through the cable gland at thebottom of the terminal box and tightened perfectly (strictly no slipping).
Reference value of tightening torque: 2.0-2.8N・m.
Be sure to ground the power cord when connecting it to the distribution
board.
Failure to do so may result in electric shock in the event of a short circuit.

NOTE

When plugging the power cable into an electrical outlet, make sure that theoutlet is not overloaded with too many plugs.
Doing so may result in a voltage drop, causing the machine to fail.

1.
2.

Loosen six screws on the terminal box and remove the lid.
Place the power cable through the cable clamp into the terminal box
and connect it to the terminal block.
The free length of the lead wire with the sheath peeled off should
always be 150mm or more and should have a loop to avoid loading
the cable to be used.

3.

Tighten the cable clamps to secure the power cable.

CE specifications
are marked“U V W PE”

3.3.2

PipingImportantOperate with appropriate piping.
Keep piping as short as possible and do not make the pipe bore too narrow.

1.

Connect an intake pipe (supplied by customer) to the inlet flange.
Secure the piping with a hose band or similar.

2.

Connect a φ8 air tube to the filter regulator.
Recommended air pressure: 0.4-0.5MPa

3 Installation
Original instruction23

Dust Collector Instruction Manual for Installation and Maintenance
Document No.: CIM-50003-07

4 Operation
This chapter describes how to operate the machine.
Before you begin, carefully read this chapter and “1.3” (p.8), and fully understand all instructions.
Do not move the machine while it is in operation.

CAUTION

If the power fails or the machine stops unexpectedly, shut off the power.
Failure to do so may cause the machine to move unexpectedly, resulting in an
accident.

4.1 Pre-Operation Inspection
No.
1
2
3
4
5

6

7

8

9
10
11
12
13
14

Item

CheckmarkThe filter chamber is fully closed.
The dust tray is set.
The suction port is not blocked.
The exhaust port is not blocked.
There are no flammable materials around the machine. (Do not perform
suction of these materials.)• Gasoline, paint thinner, benzine, kerosene, paint, etc.
There is no explosive dust around the machine. (Do not perform suction ofthese material.)• Aluminum, magnesium, titanium, zinc, nickel, cobalt, wheat flour, etc.
Work that produces dust with sparks is not being performed around themachine. (Do not perform suction of dust with sparks.)• Work using a high-speed cutting machine, grinder, welding machine, etc.
There are no fire hazards around the machine. (Do not perform suction ofthese materials.)• Cigarettes, oil, liquid chemicals, etc.
There is no water or liquid around the machine. (Do not perform suction ofliquid.)There is no dust at temperatures of 40°C or higher.
The ambient temperature where the machine is located is within the range of
0 to 40°C.
There is no problem with the piping. (Make sure no foreign matter is blocking
the piping.)
There is no error displayed.
Air is supplied from the filter regulator.

4 Operation
Original instruction24

Dust Collector Instruction Manual for Installation and Maintenance
Document No.: CIM-50003-07

4.2 Starting the Machine

NOTE

Tip

Please operate the control panel ON/OFF after an interval of at least 3 minutes.
Repeated ON/OFF operation of the control panel within 3 minutes, especiallywithin 30 seconds, may cause malfunction.
*The same applies to remote operation and operation via communication
functions.
Pressing and holding the OFF button (for 3 seconds or longer) will clear theregistered initial pressure.

1.

Turn on the circuit breaker.

2.

Check that the program version andcommunication ID number are shown on thedisplay.
Press [ON] on the control panel to start
operating the machine.
Check that the machine is operating
properly:• No unusual sounds• Proper suction
Check the suction level indicator lights and,if the level is not as desired, set theappropriate level using [ / ].

3.
4.

5.

Display

Ver*.** ID.**
Suction levelindicator lights

Note: The control panel will not respond during a remote connection.

4.3 Configuring the Machine
When starting the machine for the first time, configure the following settings:• Registration of initial pressure:See 5.2.1 (p.28).
• Pulse control settings:
See 5.3.4 (p.30).

4.4 Stopping the Machine1.

Press [OFF] on the control panel to stop the machine.
Note: The control panel will not respond during a remoteconnection.

2.

Turn off the circuit breaker.

4 Operation
Original instruction25

Dust Collector Instruction Manual for Installation and Maintenance
Document No.: CIM-50003-07

5 Configuring Settings and Checking
Information
The control panel allows you to configure various machine settings and check the error history.

5.1 Screen Transitions on the Control Panel
5.1.1

Screen Transitions for Different Modes
Normal Mode
Main power switch
ON

MachineStopped

[OFF]

Press
[MODE SELECT]

Press and hold [OFF]for 3 seconds[ON]

MachineOperatingPress and hold [ENTER]
for 3 seconds

Press[MODE SELECT]

5.1.2

Select Mode
5.3
Clearing Registered
Initial Pressure
5.2.2

Registering Initial
Pressure
5.2.1
Pulse control
settings Mode
5.3.4

Checking Machine Information (During Non-Operation)

Ver*.**

ID.**

Program version, RS-485
communication station number

5 Configuring Settings and Checking Information
Original instruction
26

Dust Collector Instruction Manual for Installation and Maintenance
Document No.: CIM-50003-07

5.1.3

Checking Operating Status (During Operation)
Press [/

] during operation to check operating status.

OP **.**kPa

External pressure

SP **.**kPa

Suction pressure

DP **.**kPa

Differential pressure

EP **.**kPa

Exhaust pressure

Blower ***.* C

Blower ambient temperature

Motor ******rpm

Blower rpm

Runtime ******hCumulative operating hours (can be reset)
Displays the operating hours since the last reset.
See “5.3.5”.

Total ******hActual operating hours (cannot be reset)
Displays the total operating hours.

5 Configuring Settings and Checking Information
Original instruction27

Dust Collector Instruction Manual for Installation and Maintenance
Document No.: CIM-50003-07

5.2 Registering and Clearing Initial Pressure• When starting the machine for the first time, be sure to register the initial

Importantpressure.
Operating the machine without registering initial pressure will cause the “WARN6”
warning (initial pressure not registered) to appear.
• If the primary or secondary filter is replaced, or if the pipe is changed, register the
initial pressure again.

Registering initial pressure allows you to determine whether the airflow rate has decreased due to a
clogged filter, based on the registered differential pressure.
A reduced airflow rate will be reported as insufficient airflow (WARN4).

5.2.1

Registering Initial Pressure
1.
2.

3.

Start operating the machine by referring
to “4.2”.
Press and hold [ENTER] on the control
panel for 3 seconds.

When the display shows “Initial DP Get Y”,
press [ENTER].
The machine now begins acquiring initialpressure. Wait until the registration
process is complete.

Initial DP Get Y

Note: If you do not want to update the initialpressure, press [MODE SELECT].

Registration Process
The machine automatically acquires
differential pressures for suction levels 1
to 7.
During the registration process, thedisplay alternately shows “Initial DP
Check” and the suction level + differential
pressure.

4.

Once the initial pressure is registered, thedisplay shows “Initial DP Entry”, and themachine returns to normal operation.

Initial DP Entry

5 Configuring Settings and Checking Information
Original instruction28

Dust Collector Instruction Manual for Installation and Maintenance
Document No.: CIM-50003-07

5.2.2

Clearing the Initial Pressure
1.

Press [OFF] on the control panel to stop themachine.

2.

Press and hold [OFF] for 3 seconds.

3.

When the display shows “Initial DP Clr Y”,
press [ENTER].
Note: To cancel the process of clearing theinitial pressure, press [MODE SELECT].

4.

Once the initial pressure is cleared, thedisplay shows “Initial DP Clr”.

Initial DP Clr Y

Initial DP Clr

5 Configuring Settings and Checking Information
Original instruction
29

Dust Collector Instruction Manual for Installation and Maintenance
Document No.: CIM-50003-07

5.3 Configuring Settings
5.3.1

Displaying Setup Modes
You can display each mode from the Mode Select screen.
1.

Press [OFF] on the control panel to stop themachine.

2.

Press [MODE SELECT].

3.

Press [/] to select the mode youwant to display, and press [ENTER].
Available Options• [Com Setting]:
Communication Format Setup mode
• [Volume Down ST]:
Insufficient Airflow Notification Timing
Setup mode
• [Pulse Setting]:
Pulse control setting mode
• [Other Setting]:
Other Settings mode
– Setting date and time
– Resetting cumulative operating hours– Initializing configuration data
• [Error Data]:
Error History mode

5 Configuring Settings and Checking Information
Original instruction30

Dust Collector Instruction Manual for Installation and Maintenance
Document No.: CIM-50003-07

5.3.2

Configuring Communication Format Settings
For information on configuring communication format settings, refer to the separate document“AT3 Communication Specifications”.

Setting When to Display Insufficient Airflow Notifications
The insufficient airflow notification timing is set automatically when the initial pressure is set.
In Insufficient Airflow Notification Timing Setup mode, you can change when to display theinsufficient-airflow warning (WARN4), as desired.
• Setting range: 30% to 70% (can be switched between five stages)• Default:
50%

3.

4.

Display “Volume Down ST” by referring to “5.3.1”.
Check the current setting.
Display Example
If the setting is 50%, “3:Down to 50%” isdisplayed.
To change the setting, press [/] toselect a new setting.
Insufficient Airflow Notification Timing• Lower settings: Result in delayed
notifications.
• Higher settings: Result in earlier
notifications.

3:Down to 50%

Maximum filter performance (100% when
initial pressure is registered)Press [ENTER].
Differential
pressure

1.
2.

Differential
pressure

5.3.3

Low

High

Setting
Displaytiming

5.

Early

Late

Press [MODE SELECT] to return to Normalmode.

5 Configuring Settings and Checking Information
Original instruction
31

Dust Collector Instruction Manual for Installation and Maintenance
Document No.: CIM-50003-07

5.3.4

Pulse Control Setting ModeIn the pulse control setting mode, interval time for dust removal by compressed air and AUTO
enable/disable can be set.

Interval Time Setting
Sets the interval for dust removal by compressed air.
•

Setting range: 0 to 60 min.

•Default setting value: 15 min.

1.

Display [Pulse Setting] by referring to “5.3.1”.
(This operation is not necessary during operation.)

2.
3.

Press [ENTER] to enter the interval time confirmation screen and display the current setting.
Press [ENTER] again to go to the setting screen.

4.

Sets the startup interval of the dusting.

5.
6.

•
/ :
Move between digits.
•/:
Change the value.
Press [ENTER].
Press [MODE SELECT] to return to Normal mode.

AUTO Enable/Disable Setting
Sets ON/OFF for the AUTO dusting function.
•

Setting range: Yes / No.

•

Default setting value: No.

1.

Display [Pulse Setting] by referring to “5.3.1”.
(This operation is not necessary during operation.)

2.
3.
4.

Press [ENTER] to enter the interval time confirmation screen and display the current setting.
Press [/] to confirm AUTO setting and display the current setting.
Press [ENTER] again to go to the setting screen.

5.

Sets ON/OFF for the AUTO dusting function.

5.
6.

•
/
:
Change Yes / No.
Press [ENTER].
Press [MODE SELECT] to return to Normal mode.

* AUTO setting: WARN4 This is a setting to remove dust by compressed air when airflow is judged
to be insufficient.

5 Configuring Settings and Checking Information
Original instruction
32

Dust Collector Instruction Manual for Installation and Maintenance
Document No.: CIM-50003-07

5.3.5

Resetting the Cumulative Operating Hours
Follow the steps below to reset the cumulative operating hours.
1.
2.
3.

4.

Display [Other Setting] by referring to “5.3.1”.
Press [/] to select[Runtime Reset].
Press [ENTER].

Runtime Reset

When the display shows “Reset Runtime Y”,
press [ENTER].
This resets the cumulative operating hours.
Note: To cancel resetting the cumulative
operating hours, press [MODE SELECT].

5.

5.3.6

Press [MODE SELECT] to return to Normal
mode.

Initializing Settings
Performing this procedure initializes the settings for the following items:• Communication format:
Default• Insufficient airflow notification timing:
Default• Pulse control setting mode:
Default• Cumulative operating hours:
Reset
1.
2.
3.

Display [Other Setting] by referring to “5.3.1”.
Press [/] to select[Setting Reset].
Press [ENTER].

Setting Reset

5 Configuring Settings and Checking Information
Original instruction
33

Dust Collector Instruction Manual for Installation and Maintenance
Document No.: CIM-50003-07

4.

5.

When the display shows “1:YES”, press[ENTER].

When the display shows “1:START”, press[ENTER].
This initializes the settings.

1:YES

1:START

Note: To cancel initializing the settings, press[MODE SELECT].

Once the settings are reset, the machine automatically returns to Normal mode.

5.3.7

Checking the Error History
In Error History mode, you can view a log of up to four errors that have occurred since the machine
was started.
The error history is cleared when the main power switch is turned off.
1.
2.

3.
4.

Display [Error Data] by referring to “5.3.1”.
Check the error history.
The error history shows the number of each error that occurred and actual work hours that had
elapsed when each error occurred.
Press [/] to change the error content.
Press [MODE SELECT] to return to Normal mode.

5 Configuring Settings and Checking Information
Original instruction
34

Dust Collector Instruction Manual for Installation and Maintenance
Document No.: CIM-50003-07

6 Maintenance and Inspection
6.1 Cleaning the Machine
Always turn off the circuit breaker or unplug the power cord from the
distribution board to shut down the electric path before cleaning.
Otherwise, it may cause electric shock.

WARNING

1. Do not use detergents or chemicals.

NOTE

2. Do not apply alcohol directly to the machine.

Important
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Take it out of the clean room and work on a protective sheet.
Wear protective goggles and masks when working.

Wipe the outside of the machine with a soft cloth.
Wipe off any stubborn dirt with a cloth dampened with alcohol.
Remove the dust tray.(See “6.3”)
Remove the primary filter. (See “6.4.1”)
Clean the inside of the dust tray and the primary filter chamber using a vacuum cleaner or othermeans.
Install the primary filter. (See “6.4.1”)
Install the dust tray.(See “6.3”)

6.2 When to Replace Parts
Name

When to Replace
When the “WARN2” or “WARN4” warning isdisplayed

Primary filter

See
6.4.1

Blower cooling air intake filter

Every 6-12 months, as needed

6.4.2

Exhaust HEPA filter

When the “WARN5” warning is displayed

6.4.3

BlowerControl panel, main circuit board
Power supply relay board

As a rule, do not replace any of these parts.
Doing so will void the warranty.

6.3 Removing and Installing the Dust Tray
Important
1.

Do not allow dust to accumulate in the dust tray, as this may cause clogging of
the primary filter.
Discard dust from the dust tray after use.

Release the snap lock, open the front door, and remove the dust tray while pulling the handles.
* Remove the dust tray as shown in the figure below.

Dust tray

Snap lock

Front door
6 Maintenance and Inspection
Original instruction
35

Dust Collector Instruction Manual for Installation and Maintenance
Document No.: CIM-50003-07

2.
3.

Pull it out while slightly

Remove it while pulling it

lifting it upward.

down slightly.

Clean the dust tray.
Put the dust tray back and secure the front door with snap lock.

6.4 Replacing Filters

WARNING

NOTE
6.4.1

Always turn off the circuit breaker or unplug the power cord from the
distribution board to shut down the electric path before replacement.
Otherwise, it may cause electric shock.
Install filters correctly.
Operating the machine with an improperly installed filter may cause foreign
matter to enter the blower, resulting in a malfunction.

Replacing the Primary Filter
If the filter is clogged, the “WARN2” or “WARN4” warning appears.
Replace the primary filter.

Important1.

Replace the primary filter in a location with enough space to open the primary
filter chamber.

Release the snap locks and open the front door.
Turn two cam latch handles to unlock.

Front door
Snap lockCam latch handle

6 Maintenance and Inspection
Original instruction
36

Dust Collector Instruction Manual for Installation and Maintenance
Document No.: CIM-50003-07

2.

Pull the handle toward you and remove the mounting plate.

Mounting plate

Primary filter

3.

Remove the primary filter and install the new primary filter back in place.

4.

Insert the mounting plate into the main unit and lock it with two cam latch handles.
The mounting plate should be pushed firmly into theTipback with strong force.
* Can only be locked in the correct position.

5.
6.

6.4.2

Close the front door and lock it with the snap locks.
Register initial pressure. (5.2.1)

Replace the Blower Cooling Air Intake Filter
Replace the blower cooling air intake filter every 6-12 months, if necessary.

Important

1.

Perform replacement in a location with sufficient space.
When installing the filter, do not mistake the back side for the front side.

Remove the blower cooling air intake filter and install a new blower cooling air intake filter.
Blower cooling air intake filter

6 Maintenance and Inspection
Original instruction37

Dust Collector Instruction Manual for Installation and Maintenance
Document No.: CIM-50003-07

6.4.3

Replacing the Exhaust HEPA Filter (V1 specification only)
If the “WARN5” warning is displayed, replace the exhaust HEPA filter.

Important
1.

Perform replacement in a location with sufficient space.
When installing the filter, do not mistake the back side for the front side.

Release the snap locks on the exhaust port cover and then remove the cover.
Exhaust port cover
Snap lockExhaust HEPA filter

2.
3.

Remove the exhaust HEPA filter and install a new exhaust HEPA filter.
Install the exhaust port cover and lock it with the snap locks.

6 Maintenance and Inspection
Original instruction38

Dust Collector Instruction Manual for Installation and Maintenance
Document No.: CIM-50003-07

7 Troubleshooting
If an error (ERR) or warning (WARN) occurs, the error indicator on the control panel lights up or flashes, andthe display alternately shows relevant data and the error number.
See “7.1” and take the appropriate action.
If a problem occurs that does not cause an error or warning, take action as described in “7.3”.

7.1 If an Error or Warning Occurs (ERR/WARN)
If an error (ERR) or warning (WARN) occurs, the error indicator on the control panel lights up or flashes,
and the display alternately shows relevant data and the error number.
If more than one error has occurred, the error with the highest priority is displayed.
Check the meaning of the error or warning, take the appropriate action, and then clear the error or
warning.

Machine in an Error State••For errors or warnings that allow continued operation:
All buttons remain enabled.
For errors or warnings that stop operation:[ON] is disabled.
The operation cannot be resumed until the error or
warning is cleared.

What to Do if an Error Occurs
1.

Press [MODE SELECT] to enter the error
confirmation mode and check the error
number shown on the display.

ERR04

If multiple errors occur, the number of errors is
displayed to the left of the error number.

2.

If more than one error has occurred, press [/] to check all the error numbers.

2: ERR04
1: WARN4

3.
4.
5.

Check the meaning and cause of each error by referring to “7.2”.
Eliminate the cause of each error.
Press [MODE SELECT].

7 Troubleshooting
Original instruction
39

Dust Collector Instruction Manual for Installation and Maintenance
Document No.: CIM-50003-07

6.

When the display shows “ERROR CLEAR Y”,
press [ENTER].
This clears the errors or warnings.

ImportantOnce WARN6 or WARN7 has been cleared, no warnings are displayed until themain power switch is turned back on.

7.2 List of Errors and Warnings
Flashing error indicator:
Steady error indicator:
Priority

No.
ERR03

Name
RPM fault

Cause• The blower RPM is low• The blower is not running

Operation continued
Operation stopped

Error
Solution
Indicator
Flashing See “7.3.2” and take theappropriate action.

High
ERR04

Internal
The temperature around thetemperature fault blower is too high

ERR06

Pressure fault

ERR07

F-RAM
writing fault

ERR08

Communication
error

WARN1

Internal
temperature rise

See No. 3 in “7.3.2” and take theappropriate action.

The operation was continued Steadyfor more than a certain periodof time at insufficient pressure
Cannot write to F-RAM
Flashing

See “7.3.2” and take theappropriate action.

Discrepancy in BCC judgment

Flashing

See “AT3 Communication
Specifications”.

The blower ambient
temperature is close to thefault threshold
Filter replacement The operation was continued
overduefor more than a certain periodof time at a low airflow rate
Insufficient
The suction pressure is low
pressure(suction)
Insufficient airflow The airflow rate is low due to a
clogged filter

Flashing

See “7.3.2” and take theappropriate action.

Flashing

See “7.3.3” and take theappropriate action.

Flashing

See “7.3.2” and take theappropriate action.

Flashing

See “7.3.3” and take theappropriate action.

WARN5

Exhaust pressure
fault

The exhaust pressure is too
highFlashing

See “7.3.3” and “7.3.4”, and takethe appropriate action.

WARN6

Initial pressure
not registered

The initial pressure is notregistered

Flashing

Register initial pressure byreferring to “5.2.1”.

WARN2

WARN3

WARN4

Low

SteadyPlease contact us.

7 Troubleshooting
Original instruction40

Dust Collector Instruction Manual for Installation and Maintenance
Document No.: CIM-50003-07

7.3 Troubleshooting
7.3.1

Nothing Appears on the Display
No.
Cause
1 The machine is not turned on.
2 Neither of the above applies.

7.3.2

Solution
Turn on the main power switch.
Stop the machine immediately and contact us.

The Blower Does Not Start or Stops Suddenly During the Operation
No.
Cause
Solution
1 Snap locks are released.
Lock securely with the snap locks.
2 The primary is not installed.
Install the primary filter correctly.
3 • The blower has stopped due to 1. Check if the following problems occurred andoverload.
take action on it:• The blower has stopped due to• The exhaust port and suction port are
an abnormal temperature.
blocked• The input voltage is not normal• The electrical outlet is overloaded with too
many plugs• The filters are clogged• The blower is overheated due to abnormal
suction temperature
2. Restart the machine.
If the problem persists, turn off the main powerswitch, wait 30 minutes, and then restart themachine.
The machine may have been stopped by theblower thermostat.
4 None of the above applies.
Stop the machine immediately and contact us.

7.3.3

See
4.2
–

See
–
6.4.1
–

–

The Suction Power Is Low
No.
Cause
1 The primary filter is clogged.

2

The pipe is clogged.

Solution
Replace the primary filter.
If left untreated, clogging can cause dust leakage
or a temperature rise in the dust collector.
Check whether the pipe is clogged.

3

The suction port is clogged.

Check whether the suction port is blocked.

4None of the above applies.

Stop the machine immediately and contact us.

See
6.4.1

–
–

7 Troubleshooting
Original instruction
41

Dust Collector Instruction Manual for Installation and Maintenance
Document No.: CIM-50003-07

7.3.4

7.3.5

7.3.6

Dust Leaks Out
No.
Cause
Solution
1 The primary filter is not installed Reinstall the primary filter.
properly.
2 The primary filter is damaged.
Replace the primary filter.

See
6.4.1

3

6.4.1

Replace the primary filter.

6.4.1

4

The primary filter has reached
the end of service life.
The primary filter is clogged.

Replace the primary filter.

6.4.1

5

None of the above applies.

Stop the machine immediately and contact us.

–

No.
Cause
Solution
1 A foreign matter has entered the Stop the machine immediately and contact us.
blower.
2 The blower bearing is damaged. Stop the machine immediately and contact us.

See–

The Blower Is Making Noise–

The Blower Is Vibrating Abnormally
No.
Cause
Solution
1 A foreign matter has entered the Stop the machine immediately and contact us.
blower.
2 The blower bearing is damaged. Stop the machine immediately and contact us.

See
–
–

7 Troubleshooting
Original instruction
42

Dust Collector Instruction Manual for Installation and Maintenance
Document No.: CIM-50003-07

8 Appendix
8.1 Consumables List
Part Name

Replacement Cycle*

Primary filter
Blower cooling
air intake filter
Exhaust HEPA filter(V1 specification only)*Part Number
CS-170-500-63P-R

6 to 12 months

CHF-3517-30
HEP-5040-80

The replacement cycle depends on the frequency of use, frequency of shaking, environment, and suction
concentration (material and composition).

8.2 Electrical Circuit Diagram
8.2.1

CMP-2500AT3-A

CMP-2500AT3-A

8 Appendix
Original instruction
43

Dust Collector Instruction Manual for Installation and Maintenance
Document No.: CIM-50003-07

8.3 Compliance with International Standards
8.3.1

EU Standards (Declaration of Conformity)

8 Appendix
Original instruction
44

Dust Collector Instruction Manual for Installation and Maintenance
Document No.: CIM-50003-07

8.3.2

UL/CSA Standards (MET Certificate)

8 Appendix
Original instruction45

Dust Collector Instruction Manual for Installation and Maintenance
Document No.: CIM-50003-07

Notes

46

Dust Collector
Instruction Manualfor Installation and Maintenance

7th edition: Augst 18, 2023

Document No.: CIM-50003-07
Published by CHIKO AIRTEC CO., LTD.
©2023 (Reproduction without permission is prohibited.)Dust Collector
Instruction Manualfor Operators

CMP-2500AT3-A
Document No.: CIM-51003-06

CHIKO AIRTEC CO., LTD.

Dust Collector Instruction Manual for Operators
Document No.: CIM-51003-06

Introduction
Thank you for purchasing our “CMP series” dust collector.
This dust collector is an energy-saving cleaning box that packs “air technology”.
This manual is intended for operators and describes how to handle the machine.
Before using the machine, please carefully read this manual and fully understand all instructions to ensure
correct use.

•

Please keep this manual carefully so that operators can refer to it whenever necessary.

•

Although every effort has been made to ensure that the information in this manual is complete andaccurate, please contact us if you find any errors, or if you have any inquiries or other concerns.

•

If this manual is lost or defaced, or if a warning label is damaged, please contact us immediately.

•

Due to continued product improvement, the information in this manual may not completely apply toyour particular machine. If you have any inquiries, please feel free to contact us.

Some of the specifications contained in this manual are subject to change
without notice for product improvement.

Reprinting and Copying•

This manual is copyrighted by Chiko Airtec Co., Ltd.

•

Unauthorized reprinting or copying of part or all of this manual is strictly prohibited.

Copyright © 2023 CHIKO AIRTEC All Rights Reserved

Introduction
Original instruction1

Dust Collector Instruction Manual for Operators
Document No.: CIM-51003-06

Safety-Related Symbols
This manual contains instructions indicated by the symbols and signal words listed below to prevent worker
accidents and damage to the machine.
Instructions marked DANGER, WARNING, or CAUTION are information necessary in order to use the machinecorrectly and to ensure the desired performance.
Please follow them at all times.

Symbols Used in This Manual
The following symbols are used to classify and indicate the severity of injury or damage caused by failing tofollow the instructions and using the machine improperly:

DANGERWARNINGCAUTION

NOTE

Indicates limited cases where improper handling could lead to a hazardous situation
resulting in death or serious injury, and where the urgency (degree of imminence) of
the warning against the danger is highIndicates that improper handling could lead to a hazardous situation resulting in deathor serious injury
Indicates that improper handling could lead to a hazardous situation resulting in injury
Indicates that improper handling could only cause property damage

Explanation of Icons
The following icons are used to indicate the types of precautions to follow:
Indicates an action that must NOT be performed when handling the machine

Indicates an action that must be performed when handling the machine

The following labels are used to indicate other types of information such as points that are useful to know:

Important
Tip

Information for making full use of the machine’s capabilities
Useful information that helps handle the machine

Conventions
References
References in this manual are indicated by “c#.s#” or (c#.s#), where c# is a chapter number and s# is a section
number, or “p. #”, where # is a page number.
Examples:Refer to “4.1” for instructions on how to start the machine.
Start the machine. (4.1)
Inspect replacement parts. (p.10)

Safety-Related Symbols
Original instruction2

Dust Collector Instruction Manual for Operators
Document No.: CIM-51003-06

Warranty and After-Sales Service
Product Warranty

1. Product Warranty Period
One year from delivery.

2. Scope of Warranty
Free repair or parts replacement if the product fails due to reasons attributable to our company during thewarranty period.
However, even during the warranty period, this free warranty does not cover the following:(1) Consumables, wear and deterioration due to use(2) Failure due to improper handling(3) Failure due to use under environmental conditions not specified in this manual(4) Failure caused by equipment other than our products(5) Failure due to disassembly, modification, or repair performed by a third party(6) Failure due to natural disasters or unexpected external factors(7) Failure due to reasons that are scientifically and technically unpredictable at the time of shipment(8) Other failures not attributable to us

3. Who Is Covered by the WarrantyThis warranty only applies to the original customer who made an agreement with us.
It does not apply to customers to whom the product was resold.

4. Limitation of Liability
We are not responsible for any damage caused by product failure.

5. Changes in Specifications
The specifications contained in this manual are subject to change without notice for productimprovement.

6. Scope of Service
The selling price of the product does not include the cost of dispatching a technician.
Please contact us if you need such service.

After-Sales Service
For inquiries about the machine, please contact us with the model number, serial number, and sales ordernumber.

CHIKO AIRTEC CO., LTD.
2-27-24 Hakunoshima, Minoh-shi, Osaka 562-0012, Japan
Contact Information

Phone:+81-72-720-5151
Business hours: 9:00 a.m. – 6:00 p.m. (closed Saturdays, Sundays, and holidays)

Fax:+81-72-720-5133

URL:

https://chiko-airtec.jp/

Warranty and After-Sales Service
Original instruction3

Dust Collector Instruction Manual for Operators
Document No.: CIM-51003-06

Table of Contents
INTRODUCTION .................................................................................................................. 1
REPRODUCTION AND COPYING ........................................................................................ 1
SAFETY-RELATED SYMBOLS ................................................................................................ 2
CONVENTIONS .................................................................................................................... 2
WARRANTY AND AFTER-SALES SERVICE ........................................................................... 3
1 PRECAUTIONS FOR USING THE PRODUCT.................................................................. 5
1.1 Safety Warning Labels ...................................................................................................................................... 5
1.2 Safety Measures for the Machine .................................................................................................................. 6
1.2.1 Stopping the Machine in an Emergency ................................................................................................................................................ 6

1.3 Safety Precautions ............................................................................................................................................. 7
1.3.1 General Precautions ............................................................................................................................................................................... 7
1.3.2 Precautions for Operation ..................................................................................................................................................................... 8

2 SPECIFICATIONS AND APPEARANCE ............................................................................ 9
2.1 Machine Specifications ...................................................................................................................................... 9
2.2 Exterior Features ............................................................................................................................................. 10
2.3 Control Panel (AT3 Panel).............................................................................................................................. 11

3 OPERATION ................................................................................................................. 12
3.1 Pre-Operation Inspection ................................................................................................................................ 12
3.2 Starting the Machine ...................................................................................................................................... 13
3.3 Stopping the Machine .................................................................................................................................... 13
3.4 Display Items .................................................................................................................................................... 14
3.4.1 Checking Information (During Non-Operation) ................................................................................................................................... 14
3.4.2 Checking Operating Status (During Operation) ................................................................................................................................... 14

3.5 Setting and Performing Pulse Control (Dust Removal Feature) ............................................................... 15
3.5.1 Displaying Pulse Control Setup Mode.................................................................................................................................................. 15
3.5.2 Setting the Interval Time for Pulse Control ......................................................................................................................................... 15
3.5.3 Automatic control setting of Dust Removal Feature ........................................................................................................................... 16

3.6 If the Error Indicator Lights Up .................................................................................................................... 16

Table of Contents
Original instruction
4

Dust Collector Instruction Manual for Operators
Document No.: CIM-51003-06

1 Precautions for Using the Product1.1 Safety Warning Labels
The warning labels shown below are attached to the machine to provide important safety informationthat helps prevent worker accidents.

Important If a warning label is defaced or damaged, please contact us immediately.
“Disassembly prohibited”
sticker
Remote connector sticker
Warning sticker

Nameplate
MET certification
stickerHigh temperature
Warning sticker
High voltage
Warning sticker
Warning sticker

Regulator information label

High voltage warning sticker

NameplateHigh temperature warning sticker

MET certification sticker(NRTL certified only)

Remote connector sticker

Warning sticker(NRTL certified only)(NRTL certified only)

Regulator information label“Disassembly prohibited” sticker

1 Precautions for Using the ProductOriginal instruction
5

Dust Collector Instruction Manual for Operators
Document No.: CIM-51003-06

1.2 Safety Measures for the Machine
1.2.1

Stopping the Machine in an Emergency
If the machine malfunctions or an emergency occurs, turn off the circuit breaker to shut down themachine.

Recommended circuit breaker：NV63-SVF 3P 30A

Performing an Emergency Stop
Turn off the circuit breaker.
This stops the machine immediately.
Note: The control panel will not respond during a remote connection.

Restarting the MachineWARNING

Before restarting the machine, be sure to eliminate the cause of themalfunction.

Turn on the circuit breaker.
Make sure that the machine is operating properly.

1 Precautions for Using the ProductOriginal instruction
6

Dust Collector Instruction Manual for Operators
Document No.: CIM-51003-06

1.3 Safety Precautions
1.3.1

General Precautions

WARNING
Carefully read this manual and fully understand all instructions before beginning work.
Observe all warnings and cautions and use the machine correctly.
Do not operate the machine in a manner or for a purpose not specified in this manual.
Doing so may result in an accident.
The machine should be operated and inspected only by trained and qualified
personnel.
We recommend making a list of authorized personnel.
Do not splash water directly onto the machine.
Doing so may cause a short circuit and electric shock.
If a problem occurs with the machine or electrical system, immediately shut off thepower and contact us.
Using the machine without correcting the problem may result in an accident.
Do not attempt to disassemble, repair, or modify the machine.
Doing so may cause electric shock or injury.
For internal inspection or repair, contact the dealer where you purchased themachine.
The equipment is designed for connection to commercial electrical facilities andshould not be connected to general electrical facilities.
Be sure to ground the power cord when connecting it to the distribution board
Failure to do so may result in electric shock in the event of a short circuit.

CAUTION
Dispose of the machine properly as industrial waste in accordance with local
government rules.

1 Precautions for Using the ProductOriginal instruction
7

Dust Collector Instruction Manual for Operators
Document No.: CIM-51003-06

1.3.2

Precautions for Operation

WARNING
Use the machine to suck up non-explosive dry dust.
Explosive dust:
Aluminum, magnesium, titanium, zinc, cobalt, nickel, wheat flour, etc.
Do not operate the machine or perform suction in or around areas with stagnant fog,
smoke, or gas containing flammable, explosive, or corrosive substances.
Do not bend or pull any cables too hard.
Doing so may cause fire or electric shock.
Plugging or unplugging the remote cable while the machine is in operation may resultin machine failure.
Turn off the power to the machine before plugging in or unplugging the remote cable.
The machine should be operated and inspected only by trained and qualified
personnel.
We recommend making a list of authorized personnel.
Do not splash water directly onto the machine.
Doing so may cause a short circuit and electric shock.
If a problem occurs with the machine or electrical system, immediately shut off thepower and contact us.
Using the machine without correcting the problem may result in an accident.

CAUTION
Do not move the machine while it is in operation.

If the power fails or the machine stops unexpectedly, shut off the power.
Failure to do so may cause the machine to move unexpectedly, resulting in an
accident.

1 Precautions for Using the ProductOriginal instruction
8

Dust Collector Instruction Manual for Operators
Document No.: CIM-51003-06

2 Specifications and Appearance
2.1 Machine Specifications
Model

CMP-2500AT3-A

Power

2800W

Voltage

200–230V, three phase

Current value

16A

Short-circuit current
rating

10kA

Frequency

50/60Hz

Maximum suction
airflow
Maximum suction staticpressure*

30m3/min
5.5kPaNoise level*

65–69dB

Fuse ampere rating

Uninstalled

Suction port (hose) size

⌀150

Optional suction
port sizes(available separately)

Unchangeable

Power cord

Not included

Dust shake-off feature

Pulse type

Remote control
featureAvailable(Remote cable sold separately)

Dust collection capacity

14L

Weight139kg

Body dimensions(D × W × H)

588mm × 690mm × 1459mm
588mm × 690mm × 1480mm(V1 specification)
588mm × 690mm × 1750mm(with ACC)

The noise level was measured in A-scale decibels (dBA) at 1m from the machine with a hoseconnected to the suction port.

2 Specifications and Appearance
Original instruction9

Dust Collector Instruction Manual for Operators
Document No.: CIM-51003-06

2.2 Exterior Features

13

No.

Name

Function

1

Exhaust port

Connect an exhaust duct.

2

Control panel (AT3 panel)

Used to operate the machine.

3

Remote connector
Communication board
mounting position
Filter Regulator Installation
point

Connect a remote cable (sold separately).

6

Suction port

Connect an intake duct.

7

Primary filter chamberContains primary filter.

8

Dust box

Contains dust tray.

9

Terminal box

Contains the power terminal block.

10

Locking screw

Fix the bracket to the machine.

11

Fixing anchor*2

Fix the bracket to the floor.

12

Fix the machine to the floor.

14

Bracket*2
Blower cooling
air intake filter
Exhaust HEPA filter*1*1

V1 specification only (optional model).

*2

Optional for CE specification.

4
5

13

Install a communication board (sold separately).
Install the filter regulator (included).

Brings clean cooling intake air to blower.
Keeps exhaust air clean.

2 Specifications and Appearance
Original instruction10

Dust Collector Instruction Manual for Operators
Document No.: CIM-51003-06

2.3 Control Panel (AT3 Panel)

No.
Name
1 Display

2
3

4

5

6

Function
Displays operating status and various settings.
Also displays an error or warning number when an error or warning
has occurred.

Suction level
The suction level is indicated by green lights. (Levels 1 to 7)
indicator lights
andbuttons • When the machine is stopped or operating:
Used to switch between display screens.
• In Select mode:
Used to switch between setting items and to change numerical
data to be set.
Error indicator
Lights up or flashes red when an error has occurred.
• Steady light: An error has occurred that stops operation.
• Flashing light: An error or warning has occurred that allows
continued operation.
and buttons • When the machine is operating:Pressing the left or right arrow button lowers or raises the suctionlevel by one.
• In Select mode:
Pressing the left or right arrow button moves the cursor left or
right by one digit.
OFF button
Stops operation.
Do not press and hold the OFF button for 3
seconds or longer.
Important
Doing so will clear the registered initial pressure.

7
8

ON button
ENTER button

9

MODE SELECT
button

See

3.4

3.6

Starts operation.
• When the machine is operating:Pressing and holding this button for 3 seconds switches to theinitial pressure registration screen.
• In Select mode:
Selects a setting item and confirms numerical data.
• When the machine is stopped:
Switches to Select mode.
• In Select mode:
Returns to the previous screen.
• When an error or warning has occurred:
Switches to Error Confirmation mode or Error Clear mode.

2 Specifications and Appearance
Original instruction11

Dust Collector Instruction Manual for Operators
Document No.: CIM-51003-06

3 Operation
This chapter describes how to operate the machine.
Before you begin, carefully read this chapter and “1.3” (p.7), and fully understand all instructions.
Do not move the machine while it is in operation.

CAUTION

If the power fails or the machine stops unexpectedly, shut off the power.
Failure to do so may cause the machine to move unexpectedly, resulting in an
accident.

3.1 Pre-Operation Inspection
No.
1

Item
Each door chamber is fully closed.

2

The dust tray is set.

3

The suction port is not blocked.

4

The exhaust port is not blocked.

5

There are no flammable materials around the machine.
(Do not perform suction of these materials.)• Gasoline, paint thinner, benzine, kerosene, paint, etc.

6

There is no explosive dust around the machine.
(Do not perform suction of these materials.)• Aluminum, magnesium, titanium, zinc, nickel, cobalt, wheat flour, etc.

7Work that produces dust with sparks is not being performed around themachine. (Do not perform suction of these materials.)• Work using a high-speed cutting machine, grinder, welding machine, etc.

8

There are no fire hazards around the machine. (Do not perform suction ofthese materials.)• Cigarettes, oil, liquid chemicals, etc.

9

There is no water or liquid around the machine.
(Do not perform suction of liquid.)

10

There is no dust at temperatures of 40°C or higher.

11

The ambient temperature where the machine is located is within the range of
0 to 40°C.

12

There is no problem with the piping.
(Make sure no foreign matter is blocking the piping.)

13

There is no error displayed.

14

Air is supplied from the filter regulator.

Checkmark3 Operation
Original instruction
12

Dust Collector Instruction Manual for Operators
Document No.: CIM-51003-06

3.2 Starting the Machine

NOTE

ImportantPlease operate the control panel ON/OFF after an interval of at least 3 minutes.
Repeated ON/OFF operation of the control panel within 3 minutes, especiallywithin 30 seconds, may cause malfunction.
*The same applies to remote operation and operation via communication
functions.
Do not press and hold the OFF button for 3 seconds or longer.
Doing so will clear the registered initial pressure.

1.

Turn on the circuit breaker.

2.

Check that the program version andcommunication ID number are shown on thedisplay.
Press [ON] on the control panel to start
operating the machine.
Check that the machine is operating properly:• No unusual sounds• Proper suction
Check the suction level indicator lights and, if
the level is not as desired, set the appropriate level using [

3.
4.

5.

Display

Ver*.**

/

ID.**

].

Note: The control panel will not respond during a remote connection.

3.3 Stopping the Machine1.

Press [OFF] on the control panel to stop the machine.
Note: The control panel will not respond during a remoteconnection.

2.

Turn off the circuit breaker.

3 Operation
Original instruction
13

Dust Collector Instruction Manual for Operators
Document No.: CIM-51003-06

3.4 Display Items
3.4.1

Checking Information (During Non-Operation)

Ver*.**

3.4.2

ID.**

Program version,
RS485 communication station number

Checking Operating Status (During Operation)
Press [/

] during operation to check operating status.

OP**.**kPa

External pressureSP**.**kPa

Suction pressureDP**.**kPa

Differential pressureEP**.**kPa

Exhaust pressure

Blower***.* C

Blower ambient temperature

Motor ******rpm

Blower rpm

Runtime

Cumulative operating hours
Displays the operating hours since thelast reset.

Total******h******hActual operating hours
Displays the total operating hours.

3 Operation
Original instruction
14

Dust Collector Instruction Manual for Operators
Document No.: CIM-51003-06

3.5 Setting and Performing Pulse Control (Dust Removal Feature)
Use Pulse Control Setup mode to configure settings for settings for dust removal operation.

3.5.1

Displaying Pulse Control Setup Mode
1.

Press [OFF] on the control panel to stop themachine.

2.

Press [MODE SELECT].

3.
4.

Press [/] to select [Pulse Setting].
Press [ENTER].

Pulse Setting* Press [MODE SELECT] during equipment operation will shift to the Pulse Control Setup Mode.

3.5.2

Setting the Interval Time for Pulse Control
1.
2.

Display [Pulse Setting] by referring to “3.5.1”.
Press [ENTER] to enter the interval time confirmation screen and display the current setting.
The standard default setting is 15 minutes.

3.

Press [ENTER] to enter the setup screen.
•/ :Move between digits.
•/: Change the value.
Press [ENTER] to determine the value.
Press [MODE SELECT] to return to Normal mode.

5.
6.

3 Operation
Original instruction15

Dust Collector Instruction Manual for Operators
Document No.: CIM-51003-06

3.5.3

Automatic control setting of Dust Removal Feature
1.
2.
3.

Display [Pulse Setting] by referring to “3.5.1”.
Press [ENTER] to enter the interval time confirmation screen and display the current setting.
Press [/] to confirm AUTO setting and display the current setting.
The standard default setting is AUTO setting [NO].

4.
5.
6.

Press [ENTER] to enter the setup screen.
•/: Change AUTO setting [YES/NO].
Press [ENTER] to confirm.
Press [MODE SELECT] to return to Normal mode.

3.6 If the Error Indicator Lights Up
It indicates that the machine has a problem.
Stop the machine immediately and contact us or the maintenance personnel.

3 Operation
Original instruction
16

Dust Collector Instruction Manual for Operators
Document No.: CIM-51003-06

Notes

17

Dust Collector
Instruction Manualfor Operators

6th edition: Augst 18, 2023

Document No.: CIM-51003-06
Published by CHIKO AIRTEC CO., LTD.
©2023 (Reproduction without permission is prohibited.)