令和 6 年度水質検査計画

神山町

水質検査計画

はじめに

神山町では、「安心」で「安定」した水の供給を基本理念として、町民の皆様から信頼される簡易水道事業の運営に努めているところです。
私達が毎日飲む水道水は、水道法で定められた水質基準に適合した安全な水でなければなりません。このため、安全性を確認する水質検査は、正確かつ適正さが求められています。近年、水源となる河川は、生活排水などによる水質汚染が懸念されています。また、病原微生物や環境ホルモン、ダイオキシン類、農薬及び消毒による副生成物や異臭、味等の新たな水質変異にも取り組んでいかなければなりません。水道事業を取り巻く環境の変化に対し、住民の皆様の要望は、水の安全性ばかりでなく「おいしい水」への関心も高まっています。
このような状況に対応するために、国では、平成１５年度に水質基準等の全面的な見直しを行い、水道法施行規則の一部改正に併せて、これまで全国一律の基準により行われてきた水質検査を、原水、水源の状況や浄水方法に応じて、毎年度の検査計画の策定と公表を義務付け、水質検査の合理性及び透明性の確保が求められることになりました。
このため神山町では「令和 6 年度神山町水質検査計画」を策定しました。
今後は、この水質検査計画に従い水質検査を実施するとともに検査結果を定期的に公表いたします。また、水質検査の結果や住民の意見などを反映して、事業年度毎に見直しを行い、水質管理体制の更なる充実に努め信頼される水道水を供給していくこととします。
水質検査計画の構成は次のとおりです。
１ 基本方針２ 水道事業の概要
３ 水源の状況並びに水質状況
４ 水質検査項目、採水地点及び頻度
５ 水質管理目標設定項目
６ 臨時の水質検査
７ 水質検査計画及び検査結果の公表
８ 関係機関との連携

１．基 本 方 針
神山町では、水道水が水質基準に適合し、安全で良質な水を供給するために次の方針により水質検査計画を定め、より安全で安定した水質管理に努めます。
（１）水質検査基準項目については、平成１５年５月３０日厚生労働省令第１０１号に基づき実施します。
（２）検査地点は、給水区域ごとの蛇口、浄水場、配水池及び水源地とします。
（３）検査頻度は、検査項目ごとに定めます。
（４）検査は、委託検査になります。
（５）検査結果を利用者に公表し、必要に応じて検査計画を見直します。

2２．水道事業の概要(旧) 施設名

給 水 区 域

広野東部

阿野字歯ノ辻・ 南行者野・長谷・ 下地
阿野字長瀬・ 五反地・南
馬喰草・ 北馬喰草・広野・河口・雨返・ 橘谷・馬地・地野々・ 南倉目・北
倉目・杉次郎・大地・ 名
田河・駒坂・ 井ノ谷・福原・本名・臼嶽・方子、県立神山森林公園、入田町金治、鬼籠野字一ノ坂・ 喜来・坂瀬川・ 黒河

広野二ノ 宮
中央

鍋岩
下分

川又

阿野字ニノ宮・地ノ平
神領字中津・ 西上角・本上角・北上角・大埜地・
北・東野間・本野間・西野間・川北・谷・大久保・東青井夫・西青井夫、下分字地野・栗生野、鬼籠野字西分・中分・東分・川東・阿保坂・喜来
下分字鍋岩
下分字南地野・京地・松ノ本・東稲原・中稲原・西稲原・箱石・左右山・今井・
東寺・西寺・安吉・大久保・宇井・北宇井、上分字門屋
上分字川又・川又西・川又

給水人口

給水戸数

水源

浄水処理

（人）
393

（戸）
187

種類
地下水方式
塩素消毒860

454

伏流水

緩速ろ過
塩素消毒

69

47

表流水

塩素消毒

1537

712

伏流水

緩速ろ過
塩素消毒2323

表流水

緩速ろ過
塩素消毒

476

310

伏流水

塩素消毒

63

53

表流水

塩素消毒810

表流水

塩素消毒

南北谷（飲供） 上分字一宇夫※給水人口、給水戸数は、令和 6 年 3 月 31 日現在の数値です。

3３．水源の状況並びに水質状況
神山町は、四国山脈の東部に位置し、全面積の８３％が山地であり、その中央を鮎喰川が蛇行して流れ、それに鬼籠野谷川、左右内谷川、神通谷川、北谷川などの谷川が流れ込んでいる。鮎喰川の源流は、上分奥屋敷であり延々５０ｋｍを流れて吉野川に達している。
緑なす山々からわき出した水は谷となり、滝となり美しい渓谷美を作っており自然に恵まれた所である。気温は温暖で雨量も適切であって、まさに山紫水明の地であり、鮎喰川水系は、汚染度が低く、水質はおおむね良好で安全な水といえます。
広野東部・広野・中央・下分の旧簡易水道の水源は鮎喰川の地下水・伏流水を、二ノ宮・鍋岩・川又の旧簡易水道及び北谷飲料水供給施設の水源は鮎喰川支流の表流水から取水しています。現在のところ水源への水質汚染のおそれはありませんが、今後一層の水質管理を行っていく計画です。

４．水質検査項目、採水地点及び頻度
採水場所は、町内各 旧 簡易水道・飲料水供給施設ごとに下記の場所で行います。
（１）水道法施行規則第１５条１項１号の規定に基づき実施する検査
ア 採 水 場 所
（施設名）
（場所）
旧 広野東部 簡 易 水 道
神山町阿野字南行者野
給水栓
旧 広野
〃
神山町阿野字井ノ谷〃
神山町鬼籠野字喜来〃
神山森林公園〃旧 ニ ノ 宮〃神山町阿野字二ノ宮
〃
旧 中央
〃
神山町役場
〃
神山町鬼籠野字川東〃
旧 鍋岩〃
神山町下分字鍋岩〃
旧 下分〃
神山町下分字中稲原〃
旧 川又〃
神山町上分字川又西〃
旧 北谷 飲料水供給施設
神山町上分字一宇夫〃
イ 採水及び検査者
町職員又は受託者
ウ 検 査 項 目
３項目（色度、濁度、残留塩素）エ 検 査 頻 度
毎日（２）水道法施行規則第１５条１項３号イ・ロの規定に基づき実施する検査
ア 採 水 場 所
各配水区域内の給水栓（図－１）イ 採水及び検査者
厚生労働大臣の登録を受けた検査機関に委託
ウ 検 査 項 目
９項目（別表－１、別表－２）
エ 検 査 頻 度
概ね１箇月に１回（３）水道法施行規則第１５条１項１号ロの『基準の表』に定める項目について実施する検査
ア 採 水 場 所
各配水区域内の給水栓（図－１）
イ 採水及び検査者
厚生労働大臣の登録を受けた検査機関に委託
ウ 検 査 項 目
２1 項目及び５１項目（別表－１、別表－２）
4

エ検査

頻度

２1 項目について概ね３箇月に１回 実施し、その他項目については、安全な水質を確保するために年 1 回実施する。

（４）水道原水の検査
ア 採 水 場 所（図－１）
（施設名）
（場所）
旧 広野東部 簡 易 水 道
神山町阿野字歯ノ辻
水源地
旧 広野
〃
神山町阿野字河口水源地
旧 ニ ノ 宮〃神山町阿野字ニノ宮
配水施設旧 中央〃
神山町神領字北水源地
旧 鍋岩〃
神山町下分字鍋岩
配水施設
旧 下分〃
神山町下分字安吉水源地
旧 川又〃
神山町上分字江畠水源地
旧 北谷 飲料水供給施設
神山町上分字一宇夫
水源地
イ 採水及び検査者
厚生労働大臣の登録を受けた検査機関に委託
ウ 検 査 項 目
３９項目
表中１の項目～２０の項目､３２の項目～４７の項目､４９の項目～５１の項目（別表-１）
エ 検 査 頻 度
年１回

５．水質管理目標設定項目
水質管理目標設定項目は、水道水の安全性の確保等に万全を期するため水質管理上留意すべきものとされています。
今年度はクリプト指標菌（大腸菌、嫌気性芽胞菌）検査及びクリプトポリジウム検査を全ての施設で実施すると共に、旧 広野東部簡易水道においては、農薬類のうちゴルフ場使用農薬を年１回検査する予定です。

６．臨時の水質検査
水源で次のような水質の変化があり、供給する水が水質基準に適合しないおそれがある場合、もしくは、供給する水が汚染されている疑いがある場合には、直ちに取水停止や給水停止等の措置を講じて臨時の水質検査を実施し、安全性等の確認を行います。
ア 水源の水質が著しく悪化したとき。
イ 水源に異常があったとき。
ウ 水源付近、給水区域及びその周辺において消化器系感染症が流行しているとき。
エ 浄水過程に異常があったとき。
オ 配水管の大規模な工事その他水道施設が著しく汚染されたおそれがあるとき。
カ その他特に必要があると認められるとき。

5７．水質検査計画及び検査結果の公表
水質検査計画は町民に公表し、内容についてはご意見を参考にさせていただきながら、毎年の検査結果も反映した上で、より良い計画書を作成してまいります。
水質検査計画の公表はインターネットのホームページなどで行います。また、検査結果につきましても毎年公表いたします。

８．関係機関との連携
水源井戸の周辺で、水質事故が発生した場合は、徳島保健所等と連携して現地調査及び水質検査を行います。

■お問い合わせ先
神山町役場

建設課

水道係

〒771-3395
徳島県名西郡神山町神領字本野間１００
TEL 088-676-1514
FAX 088-676-1100

6

別表-１

水道法に基づく水質検査項目

区分
水道基準検査項目
水質基準値
検査頻度 検査頻度を決めた理由
病原1 一般細菌100個/mL以下 1回/月
検出されないこと 1回/月 法律で定める頻度
微生物 2 大腸菌
0.003mg/L以下
カドミウム及びその化合物
無機物 31回/年0.0005mg/L以下
4 水銀及びその化合物
1回/年
5 セレン及びその化合物
0.01mg/L以下 1回/年
6 鉛及びその化合物
0.01mg/L以下 1回/年 安全な水質を確保するため
7 ヒ素及びその化合物
0.01mg/L以下 1回/年
健
8 六価クロム化合物
0.02mg/L以下 1回/年
9 亜硝酸態窒素
0.04mg/L以下 1回/年
シアン化物イオン及び塩化シアン
100.01mg/L以下 4回/年 法律で定める頻度康11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L以下1回/年12
フッ素及びその化合物
0.8mg/L以下1回/年に13 ホウ素及びその化合物
1.0mg/L以下1回/年
0.002mg/L以下
有機物 14 四塩化炭素
1回/年
関 (化学物質) 15 1,4-ジオキサン
0.05mg/L以下 1回/年 安全な水質を確保するため
16 1,2-ジクロロエチレン
0.04mg/L以下 1回/年
17 ジクロロメタン
0.02mg/L以下 1回/年
す18 テトラクロロエチレン
0.01mg/L以下 1回/年
19
トリクロロエチレン
0.01mg/L以下 1回/年る
20 ベンゼン0.01mg/L以下 1回/年
21 塩素酸
0.6mg/L以下4回/年項
22 クロロ酢酸
0.02mg/L以下 4回/年
消毒剤 23 クロロホルム
0.06mg/L以下 4回/年
0.03mg/L以下 4回/年
目 (消毒副 24 ジクロロ酢酸生成物) 25 ジブロモクロロメタン
0.1mg/L以下4回/年
26 臭素酸0.01mg/L以下 4回/年 法律で定める頻度
27 総トリハロメタン
0.1mg/L以下
4回/年
28 トリクロロ酢酸
0.03mg/L以下 4回/年
29 ブロモジクロロメタン
0.03mg/L以下 4回/年
30 ブロモホルム
0.09mg/L以下 4回/年
31 ホルムアルデヒド
0.08mg/L以下 4回/年
無機物 32 亜鉛及びその化合物
1.0mg/L以下
1回/年
水
33 アルミニウム及びその化合物 0.2mg/L以下
1回/年
道
34 鉄及びその化合物
0.3mg/L以下
1回/年 安全な水質を確保するため
水
35 銅及びその化合物
1.0mg/L以下
1回/年
ナトリウム及びその化合物
36200mg/L以下
1回/年が37 マンガン及びその化合物 0.05mg/L以下 1回/年
有38 塩化物イオン
200mg/L以下 1回/月 法律で定める頻度
す39 カルシウム・マグネシウム等(硬度) 300mg/L以下 1～4回/年
べ40 蒸発残留物
500mg/L以下 1～4回/年
き 有機物 41 陰イオン界面活性剤
0.2mg/L以下1回/年0.00001mg/L以下
42 ジェオスミン
1回/年 安全な水質を確保するため
形
0.00001mg/L以下
2-メチルイソボルネオール
43
1回/年
状
44 非イオン界面活性剤
0.02mg/L以下 1回/年に0.005mg/L以下
45 フェノール類
1回/年
関 その他 46 有機物(TOC）
3mg/L以下
1回/月
す (基礎 47 ＰＨ値
5.8以上8.6以下 1回/月る 的形状) 48 味
異常でないこと 1回/月 法律で定める頻度49
臭気
異常でないこと 1回/月
項
50 色度
5度以下1回/月目
51 濁度
2度以下1回/月7別表-２

施設別水質検査項目

政令
施 設 名 検 査 広野
番号 検査項目頻 度 東部
12回/年
1
一般細菌⑫12回/年
2大腸菌⑫カドミウム及びその化合物 1回/年 ①31回/年
4
水銀及びその化合物①1回/年
5
セレン及びその化合物①1回/年
6
鉛及びその化合物①1回/年
7
ヒ素及びその化合物①1回/年
8
六価クロム化合物①1回/年
9
亜硝酸態窒素①
10 シアン化物イオン及び塩化シアン 4回/年 ④11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 1回/年 ①1回/年
12 フッ素及びその化合物①1回/年
13 ホウ素及びその化合物①1回/年
14 四塩化炭素①1回/年
15 1,4-ジオキサン①1回/年
16 1,2-ジクロロエチレン①1回/年
17 ジクロロメタン①1回/年
18 テトラクロロエチレン①1回/年
19 トリクロロエチレン①1回/年
20 ベンゼン
①4回/年
21 塩素酸④4回/年
22 クロロ酢酸④4回/年
23 クロロホルム④4回/年
24 ジクロロ酢酸④4回/年
25 ジブロモクロロメタン④4回/年
26 臭素酸④4回/年
27 総トリハロメタン④4回/年
28 トリクロロ酢酸④4回/年
29 ブロモジクロロメタン④4回/年
30 ブロモホルム④4回/年
31 ホルムアルデヒド④1回/年
32 亜鉛及びその化合物①33 アルミニウム及びその化合物 1回/年 ①1回/年
34 鉄及びその化合物①1回/年
35 銅及びその化合物①36 ナトリウム及びその化合物 1回/年 ①
37 マンガン及びその化合物 1回/年 ①12回/年
38 塩化物イオン⑫
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度) 1～4回/年 ④1～4回/年
40 蒸発残留物④1回/年
41 陰イオン界面活性剤①1回/年
42 ジェオスミン①
43 2-メチルイソボルネオール 1回/年 ①1回/年
44 非イオン界面活性剤①1回/年
45 フェノール類①12回/年
46 有機物(TOC）⑫12回/年
47 ＰＨ値⑫12回/年
48 味⑫12回/年
49 臭気⑫12回/年
50 色度⑫12回/年
51 濁度⑫4回/1年（基準値1/5超過）○数字は年間検査回数
広野 二ノ宮 中央鍋岩

下分

川又

北谷

⑫
⑫①①①①①①①④①①①①①①①①①①④④④④④④④④④④④①①①①①①⑫④④①①①①①⑫⑫⑫⑫⑫⑫⑫⑫①①①①①①①④①①①①①①①①①①④④④④④④④④④④④①①①①①①⑫④④①①①①①⑫⑫⑫⑫⑫⑫⑫⑫①①①①①①①④①①①①①①①①①①④④④④④④④④④④④①①①①①①⑫④④①①①①①⑫⑫⑫⑫⑫⑫⑫⑫①①①①①①①④①①①①①①①①①①④④④④④④④④④④④①①①①①①⑫④④①①①①①⑫⑫⑫⑫⑫⑫⑫⑫①①①①①①①④①①①①①①①①①①④④④④④④④④④④④①①①①①①⑫①④①①①①①⑫⑫⑫⑫⑫⑫⑫⑫①①①①①①①④①①①①①①①①①①④④④④④④④④④④④①①①①①①⑫①①①①①①①⑫⑫⑫⑫⑫⑫⑫⑫①①①①①①①④①①①①①①①①①①④④④④④④④④④④④①①①①①①⑫④④①①①①①⑫⑫⑫⑫⑫⑫

1回/1年（基準値1/5以下）

省略不可項目8

1回/3年（基準値1/10以下）

ゴルフ場使用農薬水質検査項目
水道施設名
採水場所

旧 広野東部簡易水道取水口付近 原水

検査項目（５項目）
検 査 項 目 名

検査回数

使用農薬について決定

1回/年

9

図－１

水質検査採水地点図10