初秋
と
電気 保安

2019

号

No.295●

お客さま訪問浜だんな製菓

●見どころ紹介広島県世羅町

●9月9日は救急の日●

平成30年度高圧電気事故概要

ダリア（世羅高原農場）

CONTENTS

電気と保安

初秋号
3 ● 保安マンの確かな目
山口支店

4 ● ニュースクリップ（ｖｏｌ．
39）
5 ● 空調自動制御サービス ＥＣＯアラームプラス 導入事例のご紹介
株式会社セービング

デイサービス「ほほ笑み倶楽部」

6 ● 電気事故事例（第63回）
8 ● お客さま訪問

浜だんな製菓／広島支店

10 ● 見どころ紹介

広島県世羅郡世羅町

12 ● 9月9日は救急の日
広島市消防局

14 ● 感震ブレーカー
16 ● 平成30年度 高圧電気事故概要
17 ● 2019年度「高圧・特別高圧電気取扱者安全衛生特別教育」のご案内

18 ● 保安業務を大解剖！
（第3回）
20 ● 知ってナットク! エリフくんの電気のポイント（第15話）～照明器具にご用心の巻～

21 ● でんきでアイデアクッキング（レシピ15）22 ● 経済産業大臣より表彰を受ける!
23 ● １０月はお客さま感謝月間です
この「電気と保安」は、
http://www.ces.or.jp/
でもご覧いただけます。

23 ● エリフくんのクイズコーナー

祭2

保安マンの 確かな目

「真空遮断器のトラッキングによる異音発生」
山口支店

月次点検中に異音を確認し、真空遮断器の異常

下関営業所

請川 博

り、設置されている環境も湿気の多い場所のため、
そを発見した事例を紹介します。

の影響で絶縁が低下しトラッキングが発生したものと「チリチリ」という過去の月次点検時には、聞いたこ思われます。

とのないノイズ音が、耳に入ってきました。
何らかのリーク音だと判断できたため、ただちに測定器（ウルトラホン）を準備し部分放電測定を行いました。

お客さまに、
このままの状態で放置すると、真空遮断器が絶縁破壊を起こし停電事故となるおそれがあることを報告し、早急な更新をお願いしました。
今回異常を発見できた理由として、点検時にかす測定の結果、主遮断装置の真空遮断器付近でかな異音を聞き逃さず、発生源を測定器により特定数値が大きく変化し、要注意レベルである76ｄＢを表し、お客さまのご理解のもと早急に更新をお願いし、示したため、発生源を絞り込むことができました。

対応していただいたことで高圧事故を未然に防ぐこ

お客さまに状況を説明し早急に停電して点検をさせていただくようお願いしました。

とができたと思います。
電気事故を未然に防止するため、今後も測定器点検の結果、真空遮断器の裏面本体部分と金属等を有効活用しわずかな変化を見逃さない事と併せ部分に多数のトラッキングが確認でき、異常箇所を特て絶縁抵抗値が低下した高圧機器については経過定することができました。

年数を考慮し、予防保全の観点からも計画的に更新

当該真空遮断器はキュービクル内に施設されてお測定器（ウルトラホン）による部分放電測定をして頂くよう、お客さまにお願いをしていきます。

真空遮断器裏面本体部分

3

vol.39
ニュースクリップ◆電力の保安人材不足解消へWG設置
持続可能な保安の在り方や先進技術活用など検討／経産省◆家電から五輪メダルへ変身
都市鉱山の金属回収プロジェクト達成感謝イベント開催

2019年（令和元年）初秋号（電氣新聞）

電力の保安人材不足解消へWG設置
持続可能な保安の在り方や先進技術活用など検討／経産省
経済産業省は、電力の保安人材不足を解消するための検討を本格化させています。8月に専門の作業部会を立

家電から五輪メダルへ変身
都市鉱山の金属回収プロジェクト
達成感謝イベント開催
あなたが使っていた携帯電話が五輪のメダルに生まれ変わる――。

ち上げ、議論を開始しました。業務ビルや再生可能エネ

携帯電話、パソコン、デジタルカメラなど使用済みのルギー設備の増加でニーズが増えるのに加え、高齢化な小型家電を回収し、2020年東京オリンピック・パラリン

どで将来的に電気主任技術者が不足するおそれがある中

ピックのメダル製作に必要な金属量を集める運動の達成

で、保安水準や事業規律は引き続き維持していく必要が感謝イベントが7月、都内で開催されました。「都市鉱あります。将来にわたって持続可能な保安体制を確立さ山からつくる！ みんなのメダルプロジェクト」と題しせるとともに、IoT（モノのインターネット）など先進

た世界初の取り組みで、2017年4月から2019年3月にかけ技術の活用を含め、効率化の視点も取り入れていく方針て実施。日本中から約7万9,000トンの小型家電などが集です。

まったことが同イベントで報告されました。既に金属の8月に「電気保安人材・技術ワーキンググループ（WG）」を立ち上げ、議論に着手。委員は5人で座長には電気事業連合会の稲月勝巳工務部長が就任しました。
今秋以降に中間取りまとめを行う見込みです。

精製も終えており、約5,000個のメダル製作に役立てられる予定です。
同プロジェクトでは大会パートナー38社や政府、東京
都をはじめとする全国の自治体などが各所に回収ボック

電気保安人材を巡っては、電気主任技術者の高齢化がスを設置。金、銀、銅の各金属がバランス良く求められ深刻化しています。経産省によると、現時点で全体の約ることから、一時は達成を危ぶむ声もあったそうです。

6割を50歳以上、約4割を60歳以上が占めています。第三

それでも歴代メダリストらによる積極的なPRもあ

種電気主任技術者は2045年には全国で4,000人程度不足

り、最終的には国内の全市区町村の9割以上に当たるする見通しで、対策は急務となっています。

1,621自治体が参加。国を挙げての取り組みへとつなが一方、IoTや人工知能（AI）、ドローンといった新たりました。回収量は自治体が回収した小型家電が約7万な技術を使った「スマート保安」の分野で近年、進歩が9,000トン、NTTドコモが回収した携帯電話が約621万台

みられており、保安人材不足への対応や知見の継承などに及び、無事にメダル製造に必要な金約32kg、銀約への活用が期待されています。同WGでも先進技術の活3,500kg、銅約2,200kgが確保できました。

用を含め、今後の保安体制の在り方を検討。効率化や持過去大会で前例のない取り組みの推進に当たっては、

続可能性の観点からも深掘りを図っていく方針です。

小型家電リサイクルの定着を東京五輪のレガシー（遺産）とする狙いがありました。SDGs（持続可能な開発目標）の観点からも取り組みの意義は大きかったといえます。
達成感謝イベントであいさつした原田義昭環境相は「メダルをつくることで終わりではない。この成果を国内外に発信したい」と意気込みを示しました。

4

空調自動
制御サービスECOアラーム

プラス

導入事例のご紹介

株式会社セービング

デイサービス「ほほ笑み倶楽部」
お客さまのご紹介
株式会社セービングさまは、2000年創業で、山口県下関市に本社を置き、有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅10ヵ所、デイサービス11ヵ所、グループ
ホーム6ヵ所など多数の介護施設を運営され、介護サービス事業を幅広く展開されています。
「丁寧な対応」「 地域密着」「 多彩な介護事業」の3
つの理念のもと、常に満足度の高いサービスの提供を心がけ、
セービングに関わるすべての人々のより豊かな
人生と幸福を追求することを目標に、利用者さまや時代のニーズに応えた介 護サービスを提供されています。
株式会社セービング本社

取り組み内容と効果
株式会社セービングさまの施設の中から、空調自動制御を導入されているデイサービス「ほほ笑み倶楽部」の事例を紹介します。
目標デマンド値

ＥＣＯアラームプラス
導入前：48kWECOアラーム

ＥＣＯアラームプラス
導入後：40kW

8ｋW削減!

デイサービス「ほほ笑み倶楽部」

安井取締役管理部長さまにお話を伺いました。
●導入後のご感想はどうですか？
電力のピーク時がいつか分かるようになり、スタッ
フの節電の意識が高まった。
また、
自動で空調が制御されるため、スタッフの手を煩わす必要がなく省力化できた。導入により電気料金の削減につながり、
金額的にも効果が出ている。今後もより効果の高いところに導入していきたい。
●保安協会に対する感想や期待することはあ
りますか？
よくやってもらっており、丁寧な対応で安心して任せられると思っている。手数料がもう少し安くなればありがたい。現在は施設ごとに契約しているが、全体をまとめてより効果のある契約ができないか検討していただきたい。

プラス

導入効果

→1年間で約138,800円の経費削減！
！

（デイサービス「ほほ笑み倶楽部」岡村さまからのご意見）

以前、電気使用安全月間の行事で施設の清掃をしていただいたことがあり、大変ありがたかった。

※自動制御費用・設定費用が別途発生します

株式会社セービング

デイサービス「ほほ笑み倶楽部」

住所：〒751-0829 下関市幡生宮の下町8-12
TEL：083-242-2000 FAX：083-242-2202

住所：〒751-0854 下関市稗田南町7-9 TEL：083-250-8681
営業時間：9：00～16：30 定休日：お盆・年末年始（日・祝日は営業）

5

第63回

作業者の感電負傷事故
1 事故の発生状況

断路器用の支持碍子（1本）が焼損し、66ｋV母線用支

特高開閉所に仮置きしていた資材（電源箱）
を持ち出

持碍子（2本）が損傷した。

す作業中、何らかの原因で伸びた状態のメジャーの先端が碍子に接近（接触）し、そこから服に流れた地絡電流
により感電した。
（電撃傷、広範囲熱傷）〈感電（作業準備不良）〉
何らかの原因で3.47ｍ伸びた状態のメジャーの先端------------------------------------------------------が碍子に接近（接触）し、そこから服に流れた地絡電流

・現場にいた作業員4名（被災者含む）は、初めて第により感電した。

三特高開閉所に入室する前に、特別高圧電気設備（メジャー・碍子の損傷状況、及び作業員への聞き込み

での禁止事項（感電の危険性があるため手を頭よりによる推定）

上げない等）について、元請監督者から口頭で説明------------------------------------------------------を受けた。

・被災者は電気工事の経験が約4ヵ月と浅く、特高開閉※設置者（発注者）側の担当者は、特高開閉所に入室

所への入室は2回目であった為、危険（感電事故の恐する場合、感電の危険性があるため禁止事項を説明れ）に対する知識が不足していた。

するように元請監督者に指示していた。

・作業責任者が退室した後で、監視から外してしまった。

・事故当日朝、元請監督者は、作業者が実施したKYM

・第三特高開閉所に工事資材を仮置きしていた。

（キケン・ヨチ・ミーティング）の内容を確認した。

（電気設備に関係ない資材を仮置きするルールは、社内・作業員4名は、現場に取り付ける資材（電源箱）を搬出するため、仮置きしていた第三特高開閉所に入室した。
・第三特高開閉所に資材（電源箱）
が2種類あり、作業
責任者は、持ち出すべき電源箱を図面で照合するたで定められていなかった）

3 防止対策
以下の対策について、
自社従業員及び工事作業者

め、開閉所の出入口付近に駐車していた車に置いてのすべてに適用する。

いた図面を取りに退室した。退室の際、他の作業員3名

・特別高圧の充電部が露出した設備がある建屋を対象には、室内待機を指示した。
・感電事故発生時、被災者はメジャー（3.47ｍ伸びた状
態、熱影響とみられる変色・溶損あり）
を右手に持って倒れていた。

に、禁止事項を基準化するとともに、入室を許可する仕組み（教育・試験による承認制度、承認者のみ入室許可する管理体制、定期教育体制）を導入する。
・入室が必要なケースにおいては、経験の少ない作業員

ここで、
なぜメジャーが伸びていたのかは、
その後の被（経験3年未満）を特定し、常時監視する体制とする

災者への聞き取りでも不明（当時の記憶を失っている）。

（作業責任者が監視、作業責任者が退席する際はこの・感電による地絡事故で発生したアーク放電により、被災者が来ていた雨合羽、衣類に着火。室内にいた他の作業員が常設の小型消火器で消火した。
・この事故により、第三特高開閉所の特高連絡送電線（資料提供：中国四国産業保安監督部電力安全課）

6

2 事故の原因

作業員を室内に残さないルール）。
・電気設備に関係のない資材を仮置き不可とするルー
ルを作るなどした。

■立面図及び平面図
R-T相間で
短絡
T相

視線

R相

作業者A

碍子破損位置T相（被災者感電）

約3.3m

視線

作業者B

作業者A
位置は推定

■現場写真ほか参考資料(66kV 母線)碍子

メジャーを伝い流れた
地絡電流が、近くにあった左手に向かい放電したと推定約3.3m

対地間の電圧＝38.1kV（66kV/√3）(650mm)(250mm)

接触部の電圧＝12.7kV（38.1×（250/（250+650））
対地間の電圧＝0kV

(94A)

素手

（架台）

・作業着のみ（朝は雨合羽を着て作業した為、発汗していたと推定）

被災者が持っていたメジャー

②服表面

①体内

ゴム長靴

断路器碍子
碍子部分にメジャーが接近（接触）、感電した・作業ズボン＋雨合羽（作業ズボンは発汗、雨合羽は雨水が付着していたと推定）※メジャーを伸ばす際に添えていた左手の部
分で曲がり、メジャーの先端が碍子に接触した

7

お客さま訪問／広島支店

浜だんな製菓瀬戸店

協業組合

浜だんな製菓
今回は、福山市瀬戸町山北にある、浜だんな製菓さまを訪問しました。
浜だんな製菓は、昭和26年に現在の尾道市向島町で創業され、昭和46年に福山市に本社・工場を移転し、現在の本社瀬戸店店舗は平成6年に改築されています。現
在は瀬戸店のほか3店舗でも営業されており、福山の老舗
お菓子屋として多くのお客さまに愛されています。

8

また、和菓子だけでなく洋 菓 子も製 造・販
売されており、尾 道 時
間 のかわいい 猫をモチーフにした「浜にゃんこ」は、話 題を呼んで浜にゃんこいます。現在新商品の

尾道時間のかわいい猫をモチーフにした
お菓子の詰め合わせです。

開発に取り組んでおられ、今年の秋頃には提供できる見込みとのことです。
販売については、
スーパー等へは卸さず、店舗での直接販売により旬のものを旬のときだけ出すことで、お客さ
まにより美味しく食べていただけるよう工夫されています。

四 季折々の季節感あるお菓子づくり
同製菓は、備後・瀬戸内の食材とネーミングにこだわり、四季折々の季節感のあるお菓子を提供されています。食材についても、地元のものを極力使い、添加物はできるだ
け抑えて健康にもこだわったお菓子づくりをされています。
特に名物の「かりんとうまんじゅう」は、沖縄の黒糖、北海道の小麦、広島県・庄原のコシヒカリ米粉など厳選した素 材 で 作り上げた生
地に、こし餡だけでなく広島れもん、芋、桜、抹茶など1 6 種 類の餡を作られており、大 変 好評を得ています。

かりんとうまんじゅう

第２６回 全国菓子大博覧会・広島
金賞受賞

当 協会の仕事ぶりはいかがでしょうか？

浜だんな製菓さまに関するお問い合わせ

協業組合浜だんな製菓の代表理事、安保達至さまにで、よく面倒を見てもらっています。いろいろとご無理もお

線
永
松

福山市立
済美中

幸

「中国電気保安協会さんとは創業時からのおつきあい

西荒神社

今後ともお客さまのご期待に応え、安心・安全に電気をお使いいただけるよう努めていきます。

水越郵便局
すたみな太郎
福山教習所

味の蔵
サファ福山本店

浜だんな製菓
瀬戸店
瀬戸川

いました。

河

線

本

陽

山

川

手

378

願いしますが、できることはすぐに対応していただいています。今後も末永くおつきあいいただきたい。」とお話しくださ

2

広島東部
運転免許
センター

御

お話を伺いました。

フードガーデンニチエー瀬戸店

広島銀行〒728-0838 福山市瀬戸町山北288
T E L : 084-951-3232
URL : https://www.hamadannaseika.jp/

9

花と

フル�ツ

駅伝のまち

世羅町の概要

世羅町は

広島県の中東部に位置する、

梨やぶどう、アスパラガスなど

農産物の一大産地で、6次産業や世羅高校が全国的に有名です。

広島県
世羅郡
世羅町

道の駅 世羅

せら夢公園・せらワイナリー

道の駅 世羅では、「 インフォメーションカウンター」に観光コン
シェルジュを置き、パンフレットの配布やチケット販売、町内の観光施設や飲食店などの周遊する際の旬な情報を提供しています。
また、ハブ拠点としての機能のほか、新鮮な地元の食材を生かした季節を感じられるフードコーナーや、旬の野菜や果物の産直市、
キッズ
コーナーなどが充実しています。
お気軽にお立ち寄りください。

広い芝生や大きな滑り台、
ファミリースポーツも楽しめる自然地形をいかした広大な公園です。公園内にある「せらワイナリー」ではレストランやせらワインなど特産品、お土産を販売しているショップが
あります。
TEL：
（0847）25-4300〒722-1732 広島県世羅郡世羅町黒渕518番地1

駐車場
700台

せらのフルーツ
世羅町を代表するフルーツは梨、ぶどうです。赤梨の生産量が県内一となっており、世羅町内の果樹園では8月中旬～9月末シーズン中に梨狩りのほか様々な果物狩りを楽しむことができます。
また、世羅産のぶどうを使った「せらワイン」
があり、町内からも町外からも愛されています。

駅伝のまち世羅オリジナルグッズ

10

世羅町
オリジナルドリンク

世羅高校と共同開発した「世羅っとした梨ランニングウォーター」や世羅名物世羅茶の春番茶を使用した「せらせら茶茶茶」
はどちらも運動のあとに飲むのにオススメ
！

見

ど

こ

ろ

【梨狩り】 8 月中旬～ 9 月末

【りんご狩り】 9 月中旬～ 10 月下旬

世羅大豊農園世羅向井農園世羅大豊農園の梨栽培は袋かけをしない“無袋栽培”をしています。糖分が多く貯蔵性にすぐれる世羅の赤梨をご堪能ください。

秋には完熟した甘いりんご
狩りやぶどう狩りを楽しむことができます。樹園地は、開園当
初より、一 度も除 草 剤を使わず、草生栽培に努め、安心・安
全でおいしいモノづくりにこだ
わって頑張っています。

TEL：（0847）27-0231〒722-1621 世羅郡世羅町大字京丸10804-1

駐車場400台
大型バス可TEL：（0847）22-3275〒722-1202 世羅郡世羅町安田417-6

紹介

駐車場100台

世羅幸水農園
世羅幸水農園は、東京ドーム13個分の栽培面積を誇る日本最大の果樹農園。主力の赤梨に加え、ぶどう、いちご、りんご、桃などの果実の直売や、梨狩
り、ぶどう狩り、いちご狩りが楽しめます。味にはちょっとうるさい農園で四季折々の果実をご堪能ください。

TEL：（0847）25-0174〒722-1112 世羅郡世羅町本郷365-20【ぶどう狩り】 8 月下旬～ 10 月下旬●世羅大豊農園（8月下旬～9月下旬）●世羅幸水農園（8月下旬～9月下旬）●世羅向井農園（8月下旬～10月下旬）※天候により収穫時期、価格等変更される場合がございます。各農園、もしくは観光協会までお問い
合わせください。

駐車場200台(臨時駐車場を含む)【秋のダリア祭り】9 月 14 日～ 10 月 27 日

【コスモスフェスタ】9 月中旬～ 10 月末

世羅高原農場

香山ラベンダーの丘

西日本最大550品種を超えるダリアが百花繚乱に咲き誇ります。

コスモスや100品種を超えるハーブガーデンが見られます。
TEL：（0847）24-1108〒729-3305 世羅郡世羅町別迫794-9

大型無料
駐車場完備

【秋のローズフェスタ】9 月 21 日～ 11 月 4 日

そらの花畑 世羅高原花の森
TEL：（0847）24-0014〒729-3305 世羅郡世羅町別迫1124-11

駐車場1000台
大型バス可【秋の花祭り】9 月 7 日～ 11 月 4 日

世羅ゆり園

TEL：
（0847）29-0122〒722-1201 世羅郡世羅町戸張空口1405

鮮やかなケイトウとサルビアの花で花絵を描きます。
TEL：（0847）27-1555〒722-1732 世羅郡世羅町黒渕権現山413-20

観 光 の お 問 い 合 わ せイングリッシュローズを中心に約135品
種、7,100株のバラを植栽した中四国地
方 初 の イ ン グ リッシュローズガーデンです。

駐車場500台
大型バス可

駐車場
200台

※開園期間、入場料は天候や生育状況によって変動します。
詳しくは世羅町観光協会までお問い合わせください。

一般社団法人 世羅町観光協会〒729-3302 広島県世羅郡世羅町川尻2402-1
TEL：0847-22-4400 FAX：0847-22-0315
URL：http://seranan.jp/

Facebook：https://www.facebook.com/seranan.jp
Instagram：https://www.instagram.com/seranan.jp/
Twitter：https://twitter.com/info_seranan

HIROSHIMA
SERA

11

月

みんなで

広島市消防局

応急手当
を
の日

救急

日は

学びましょう！

応急手当の必要性
一般的に、救急車が救急現場に到着するまでおよそ8～9分程度かかると言われており、救急車が到着するまでの間に、バイスタンダー（その場に居合わせた人）が、すばやく適切に応急手当を実施することで、倒れた人の命が助かる可能性が大幅に上昇すると言われています。
大切な家族や友人、職場の同僚が目の前で倒れたら…。そんな「もしも」の時に備えて、適切に応急手当が実施できる
よう、知識や技術を身につけておくことが大切です。

心肺蘇生法

12

応急手当普及員制度について
応急手当普及員制度とは、自らが所属する事業所等の従業員に「もしも」のことが起こったとき、そばにいる誰もが応急手当を実施できるよう、講習（普通救命講習）を指導できる人材（応急手当普及員）を育成する制度です。制度や講習について、詳しくは管轄の消防本部にお問い合せください。

応急手当普及員講習開催予定（広島市消防局開催分）
講 習 日 程令和2年3月9日（月）～3月11日（水）
までの3日間講 習 時 間

各日8：30～17：30

受 付 期 間

令和2年1月6日（月）～令和2年2月21日（金）

講 習 場 所

広島市救急教育センター（広島市西区都町43番10号

申し込み先

広島市救急教育センター （TEL：082-232-1580）

西消防署内）※講習受講対象者は、広島市消防局管内にお住まい又はお勤めの方です。なお、講習料は無料です。
その他の地域にお住まい又はお勤めの方は、その地域を管轄する消防本部にお問合せください。
※広島市消防局が開催する講習の詳細については、広島市ホームページをご覧いただくか、または広島市救急教育センター（082-232-1580）
まで
お問合せください。
※応急手当普及員が指導できる対象者は、自らが所属する事業所等の従業員のみとなりますので、ご留意ください。

救急車の適正利用にご協力を！
！

その119番
本当に緊急ですか？

《「救える命」を救うために》死亡（1.0％）
重症（10.6％）

広島市消防局の平成３０年中の救急車の出動件数は61,865件で、51,783人を搬送しました。

軽症（42.0％）

出動件数は、平成29年に比べ2,113件増加しました。
救急搬送した人の42％は入院を必要としない軽症の方でした。

51,783人

救急車は限りある資源です。

中等症（46.4％）「交通手段がない」「救急車で行けば優先的に診てもらえる」「どこの病院に行けばいいか分からない」「夜間・休日の診療時間外だった」など、搬送人員(Ｈ30年)

安易に救急車を呼ぶ人が増えると、「救える命」を救えなくなります。

（本当に救急車が必要な人のところに救急車が到着するのが遅くなってしまいます。）

あなたの大切な人のもとに、いち早く救急車が到着できるよう、みなさまのご理解とご協力をお願いします。

！
！
ＳＴＯＰ

不適正
利用

交通手段が
ない

優先的に診てもらえる

どこの病院に行けばいいか分からない

夜間・休日の診療時間外だった

救急車は無料だから

13

地震の時、自動で電気を遮断できる
感震ブレーカーをつけましょう

下

によ

り 出火

ご存じですか？
地震による火災の過半数は電気が原因という事実。
コ

ード

の断線等

東日本大震災における本震による火災全

に

り出

電

気

よ

白 熱 灯の落

お知らせ

111件のうち、原因が特定されたものが108

火件。そのうち過半数が電気関係の出火でした。
地震が引き起こす電気火災とは、地震の揺れに伴う電気機器からの出火 や、停電が復旧したときに発生する火災のことです。

東日本大震災における火災の発生原因

その他※日本火災学会誌「2011年東日本大震災

電気関係

火災等調査報告書」より作成

電気火災対策には、感震ブレーカーが効果的です。

「感震ブレーカー」は、地震発生時に設定値以上の揺れを感知したときに、ブレーカーやコン
セ ン ト な ど の 電 気 を 自 動 的 に 止 め る 器 具 で す 。感 震 ブ レ ー カ ー の 設 置 は 、不 在 時 や ブ レ ー
カーを切って避難する余裕がない場合に電気火災を防止する有効な手段です。
主な感震ブレーカーの種類

分電盤タイプ（内蔵型）

分電盤タイプ（後付型）

コンセントタイプ

簡易タイプ

1）

内線規程（※3）において、感震ブレーカー（分電盤タイプ）の「の全ての住宅等及び「防火地域・準防火地域」の住宅等への設置が勧告的事項となり、それ以外の住宅等への設置が推奨的事項となりました。
※1

14

）
※
※ 「 内線規程」とは、電気需要場所における電気設備の保安を確保することを目的として作成された民間規格です。設計､施工についての技術的な事項をすべて包含し、これをわかりやすく記述したもので、（ 一社）日本電気協会需要設備専門部会において作成されました。

感震ブレーカー設置の留意点
製品ごとの特徴・注意点を踏まえ、適切に選びましょう！
費用：約5～8万円（標準的なもの）

分電盤タイプ（内蔵型）※電気工事が必要

分電盤タイプ（後付型）

費用：約2万円※電気工事が必要

分電盤に感震機能を外付けするタイプで、センサーが揺れを感知し、ブレーカーを切って電気を遮断します。

分電盤に内蔵されたセンサー
が揺れを感知し、ブレーカーを切って電気を遮断します。

※漏電ブレーカーが設置されている場合に設置可能

コンセントタイプ

コンセントに内蔵されたセンサーが揺れを感知し、コンセントから電気を遮断します。
（埋込型）

壁面などに取り付けて使うもの※電気工事が必要

費用：約２～４千円程度

簡易タイプ

費用：約5千円～2万円程度※ホームセンターや家電量販店で購入可能（電気工事不要）

ばねの作動や重りの落下などによりブレーカーを切って電気を遮断します。

（タップ型）

既存のコンセントに差し込んで使うもの※電気工事が不要

おもり玉式

バネ式

感震装置のはたらき【分電盤タイプの場合】

基本動作

検知から3分後

地震検知

地震探知後、３分が経過す
ると、主幹漏電ブレーカーを自動遮断します。

警報 ON（3分間）

警報 OFF通電

通電遮断

地震探知後３分以内に停電が発生した場合

復電直後に主幹漏電ブレーカ ー を自動遮断します。

感震ブレーカーの設定に際しては、急に電気が止まっても困らないための対策と合わせて取り組むことが必要です。
生命の維持に直結するような医療用機器を設置している場合、停電に対処できるバッテリー等を備えてください。
夜間の照明確保のために、停電時に作動する足元灯や懐中電灯などの照明器具を常備しましょう。

※感震ブレーカーの設置に関わらず、地震時やその他の自然災害時にも大規模な停電が発生するおそれがあることから、平時から停電対策に取り組みましょう。

耐震対策等と合わせて取り組むとさらに効果的です。

避難路の確保等のために、建物の耐震化や家具の転倒防止等に取り組みましょう。

復電する場合には、事前にガス漏れ等がないことの確認や、電気製品の安全の確認を行ってください。

仮に、復電後、焦げたような臭いを感じた場合には、直ちにブレーカーを遮断し、再度、安全確認を行い、原因が分からない場合には電気の使用を見合わせることが必要です。
定期的な作動性能の確認や、必要に応じて部品等の交換を行いましょう。

この資料に関するお問い合わせ先◯ 内閣府政策統括官（防災担当） 〒 100-8914 東京都千代田区永田町1丁目6番1号 中央合同庁舎第8号館
ホ ームページ（http://www.bousai.go.jp/jishin/syuto/denkikasaitaisaku /index.html）◯ 消防庁 予防課◯

ホ〒 100-8927 東京都千代田区霞が関 2丁目１番２号

ＴＥＬ:（ 03）-5253-2111（大代表）

ＴＥＬ:（ 03）-5253-7523

ジ（https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2015/10/270105-1.html）

感震ブレーカー購入に関して：電気工事を伴うものはお近くの電気工事店へ、電気工事を伴わないものはお近くの防災用品等を取り扱うお店へお問い合わせください。

15

事 業 推 進 部

高圧電気事故概要

平成30年度

平成30年度に中国電気保安協会と外部委託契約を締結していただいているお客さまの電気設備で発生した高圧電気事故と、
中国地方で発生した波及事故について、その概要を報告いたします。

平成30年度 高圧電気事故■機器別発生件数

その他（116件）

屋外高圧負荷開閉器
（PAS）
（25件）

総数

234件

り88件増加し、234件でした。
前年度と同様で屋外高圧負荷開閉器（PAS）、屋
内高圧負荷開閉器（LBS）の事故割合が高く全体の高圧配線（8件）
ケーブル（7件）

碍子（ピン、耐張）
油遮断器
真空遮断器
変流器
（各1件）

高圧架空電線（7件）
零相変流器（6件）
進相用コンデンサ（6件）
電力需給計器用変成器（5件）

避雷器（2件）
計器用変圧器（2件）

平成30年度の高圧電気事故発生件数は前年度よ屋内高圧負荷開閉器（LBS）（20件）
電力ヒューズ（14件）

変圧器（5件）して侵入経路を塞ぐことが有効ですが、ヘビやネズ■原因別発生件数

ミよりも小さいヤモリ等が侵入する事象も多く、侵入

他物接触
（39件）

不明（58件）が想定される小動物の大きさを考慮し対策することが必要です。さらに、事故を他の事業者に波及させ

その他（16件）

総数

234件

過負荷（1件）

事故原因別では、他物接触が39件となっており、ヘビやネズミなどの小動物の侵入により地絡・短絡事
故を引き起こす事象が多く発生しています。対策と

高圧架空線支持物（4件）

断路器（3件）約19％を占めています。

ないために、高圧地絡保護継電器付高圧負荷開閉

自然劣化（37件）

器を電力会社とお客さまとの接続点にできるだけ近い場所へ設置することも対策として有効です。

製作不完全（1件）
施工不完全（1件）

平成30年度に特に増加した原因として、風雨・水他事故波及（27件）

作業者の過失（3件）
雷（12件）

害が22件となっており西日本豪雨災害の影響が見

風雨・水害（22件）
保守不完全（17件）

受けられます。

●事故現場写真

カラスが接触し焼損した柱上のカットアウト

雷により焼損した高圧開閉器■機器別発生件数（波及事故）■原因別発生件数（波及事故）

高圧開閉器
不明
（1件）
（1件）

その他
（1件）

総数

機器の内部短絡により破裂したヒューズ

雷（1件）

少し、3件でした。
平成30年度は、雷による事故
が前年度より6件減少しています。

総数

3件

波及事故は前年度より8件減

3件

引き続き高圧開閉器付近への避雷器の設置を推奨します。

電力ヒューズ（1件）

16

他物接触（1件）

平成30年度 波及事故（中国地方総計）（中国四国産業保安監督部調べ）
平成30年度、中国四国産業保安監督部に報告された電気事故（※）のうち、自家用電気工作物関係は59件でした。
そのうち高圧波及事故は28件で、前年度より4件減少しました。
事故を発生させた原因別では、雷などの自然現象が14件、保守不備が原因の保守不完全が7件、他物接触が4件の順となっています。
電 気 事 故の推 移

（件）
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

48

（※）波及事故・感電事故・火災事故等、監督官庁への報告義務のある重大事故

49

37

39

37

54

26

32

59

事故総件数

28
波及事故件数

平成27

平成26

平成28

平成29

平成30

（年度）

〔平成30年度 波及事故の内訳（中国地方統計）〕■波及事故 機器別発生件数■波及事故 原因別発生件数
その他（2件）

コンデンサ（1件）
カットアウトスイッチ（1件）

その他（1件）

施工不完全（1件）
作業者の過失（1件）

電線（1件）
避雷器（1件）

他物接触（4件）

28件

CVケーブル（5件）

自然現象
（14件）

総数

総数

28件

開閉器
（17件）
保守不完全（7件）

中国電気保安協会では、発生した電気事故事例を統計的な分析により電気事故の未然防止と再発防止に努めています。

2019年度「高圧・特別高圧電気取扱者 安全衛生特別教育」のご案内
当協会では、標記教育について、下記のとおり開催しています。皆さまのお申し込みをお待ちしております。

■ 高圧・特別高圧電気取扱者 安全衛生特別教育とは
労働安全衛生法第59条では、事業者は労働者雇い入れ時に「危険又は有害な業務につかせるときは、安全又は衛生のための特別教育を実施しなければならない。」と定められており、「高圧若しくは特別高圧の充電電路若しくは当該充電電路の支持物の敷設、点検、修理若しくは操作の業務」につかせるときは、「 高圧・特別高圧電気取扱者 安全衛生特別教育」を実施する必要があります。
当協会の講習を受講することで、事業者の労働者に対する教育は免除されます。
ただし、活線作業、活線近接作業を行う場合は、学科教育のほかに高圧・特別高圧で15時間以上（充電電路の操作は1時間以上）の実技教育が必要です。

■ 講習会実施予定
年度
2019年度

8月下旬頃受付開始!
回

日時

場所

第2回

2019年11月13日(水) 9時20分～ 11月14日(木) 17時00分

中国電気保安協会
総合技術センター（定員：40名）

http://www.ces.or.jp/▲

詳しくは、当協会ホームページでご確認ください。 ホームページ
お問い合わせ先〒733-0834（一財）中国電気保安協会

広島県広島市西区草津新町1丁目20-51

総合技術センター

TEL：（082）277-0728／FAX：（082）270-0718

17

第

3回

年次点検（停電）
電気保安協会はお客さまの電気設備を定期的に停電し点検を行っています。
電気が通電している状態では確認できない項目を停電して行う年次点検によって確認しています。

01. 打ち合わせ連絡責任者の方と予定通り作業を行ってよいか、また他の業者と同調する作業はないか等、最終確認を行います。
コンピューターや主要機器など必要な箇所は事前に停止するなど処置をおねがいします。

02. 作業開始

作業責任者が関係者を集め、ミーティングを行い作業内容や手順を説明します。
作業を安全に行えるようＫＹで行動目標を定め、服装や使用する道具を点検します。

こんにちは
中国電気
保安協会です03.

04.

作業前準備を終え、お客さまの停電作業開始の最終確認をいただいたら、停電操作に入ります。
作業責任者の指示により、作業者はお客さまの低圧開閉器を切った後、高圧開閉器を切ります。

開閉器を切ったら、電気室の電圧メーターや検電器によって電気が切れたことを確認し、放電した後、
安全に点検をするため
短絡接地器具を付けます。
取付が確認できたら作業着手となります。

停電操作

18

作業着手

第

05. 高圧機器の清掃・点検

電気が通電しているときでは確認することができない
高圧機器の点検・清掃を行います。
高圧電線にゆるみがないか、
高圧機器の外観に異常がないか点検します。

07. 作業終了

電気室内に工具が残ってないか、
高圧電線の離隔に異常がないか等、仕上がりを確認します。
確認を終えると短絡接地器具を外し、作業終了となります。

09. 作業完了

高圧開閉器を入れたら、電気室の電圧メーターで電気が正常であることを確認し、電気室内に異音や異臭がないか確認します。
低圧開閉器を入れた後、お客さまに事前に停止していただいた機器が正常に動くか確認をしてもらいます。
すべての確認を終えると作業完了となります。

3回

06.

絶縁抵抗測定低圧回路、高圧回路を絶縁抵抗計で測定します。
測定値が低い場合は必要により回路を分けて原因を調査します。

08.

復電操作
作業終了後、復電前の高圧絶縁抵抗を測定し異常がなければ復電操作へ入ります。
お客さまへ復電することを伝え、操作準備をします。
作業責任者の指示により、操作者はお客さまの開閉器を入れます。

10. 結果報告

報告書を作成し、点検結果をお客さまに説明します。
異常の発見があった場合はそのままにしておくとどのような不具合が起こるのか説明し改修をお願いします。

作業完了
いたしました！

19

知って
ナットク！

エリフくんのpoint!

電気 の ポイント 15
第

ッ！
シュ

こまめな掃除で明るさアップ！

ッブ
ヘ

チ

照明器具？

3
4
長 時 間 部 屋を
空ける時は
灯りを
消 そ う！

夜はリビングに集まってゲームでもしようか

これも省エネかのぅ

やった〜

今日は
負けないぞ
！

6

エリフくん…電気の保安官

白 熱 電 球や 蛍 光 灯は省エネタイプへ
チェンジ！

5

ーム
ボードゲ

なんで？

〜

省エネ
タイプ

1

照 明 器 具 は 、家 庭での消 費 量 が 多い 電 気 製 品の一つ。
使い 方 や 選 び 方 が 省エネのカ ギ なんじゃよ

そ
う
な
んだ
ン ジ！
ェ

話

よし！今日は照明器具を見 直 す ぞ！

2

～照明器具にご用心の巻～

白熱電球

登場
ー
キャラクタ

Electric

エリ子さん…エリフくんのお友達OFF

ミミズク博士…何でも知ってるもの知り博士

省エネ につなが る照 明 器 具 の 使 い 方 、 選 び 方 は？
家庭で電気を消費している電気製品で、消費量が多いものの一つが照明器具です。
今回は照明器具の使い方、選び方についてポイントをご紹介します。

器具の掃除で明るさアップ

照明のかさやカバーが汚れると明るさが低下します。
こまめな清掃を心がけて。

無駄な灯りは、こまめに消しましょう
長時間部屋を空けるときは、消した方が経済的です。
ただし、極端に頻繁な点滅をさせると、ランプの寿命が短くなります。

買い替えは、LED照明がおすすめ

照明器具の買い替えは省エネ性能を考えて省エネ基準達成率が高いほど省エネに優れ、年間消費量も少なくなります。省エネ性能は星の数で表示
されていますので、星の数の多い製品を選ぶのが省エネになります。

LED照明の種類も多く出ており、価格も下がってきております。長寿命と電気代が他と比較して安価なため、トータルで見るとメリット感も得られます。

20

白熱電球から省エネタイプの照明へ交換
最近では電球型蛍光灯やＬＥＤ電球など省エネ性能の高い照明器具も販売されています。白熱電球や蛍光灯をこれらの省エネタイプの照明へ交換することで省エ
ネがはかれます。
白熱電球60W相当のそれぞれの電球の比較
白熱電球

電球型蛍光灯

ＬＥＤ電球

およその
実勢価格

100円

700円～
1,200円

1,000円～
3,000円

年間電気代

2,920円

650円

510円

消費電力
およその
寿命

54Ｗ

12Ｗ
9.4Ｗ
6,000～
1,000時間
40,000時間
10,000時間※2017年8月発行の資源エネルギー庁「家庭の省エネ徹底ガイド 春夏秋冬」を参考

15
調理家電を使ったアイデア料理はまだまだ続きます。さて、今回はなんと！
生地からつくって25分ほどで焼きあがる手づくりパンをご紹介します。
「パン」というと発酵させたり、オーブンが必要なイメージがありますが、発酵なしで「カンタン」に、オーブントースターで「手軽に」できるパンですから、慣れてきたら、毎朝、焼きたてのパンが食べられるようになりますよ！
発酵なし！ バターなし！
オーブントースターで焼ける！

カンタン☆デニッシュ風
スクエアブレッド
調理時間 25分
材料（8cm四方 4個分）
■生地
100g ベーキングパウダー《A》 強力粉
薄力粉
50ｇ 砂糖塩
小さじ1/8（無糖）《B》 プレーンヨーグルト
溶き卵
大さじ3 サラダ油

小さじ1
小さじ2
大さじ3
大さじ1

■具材 ～いろいろなバリエーションを楽しみましょう！
※分量は各4個分

ストロベリー

いちご
砂糖10粒 パン粉
大さじ4

大さじ4

シナモン
アップル

りんご
1個 レモン汁
小さじ1
砂糖 大さじ1 シナモンパウダー 小さじ1/4

キャラメル
ナッツ

ミルクキャラメル
8個
ミックスナッツ
1/2カップウインナー
6本 ピザソース
適量
玉ねぎスライス 1/6個 ピザ用チーズ 40ｇ

ピザ風

エッグ
メルト
チーズ

じゃがいも
小1個（約100ｇ）
牛乳 1/4カップ ピザ用チーズ
40ｇ
塩 小さじ1/4 パセリのみじん切り 適量
卵黄
4個■その他お好みでカマンベールチーズ、ツナ、コーン、マッシュポテト、
トマトetc.

下 準 備 オーブントースターのトレーにアルミホイルを敷いて、サラダ油（分量外）
を薄く塗っておく。

●少しこねて丸めるだけで、本格的なパンになるこの生地は、そのまま丸めればテーブルロールに！また、中にカマンベールチーズや板チョコなどを包んで焼けば、ちぎりパンにもなるんですよ。
テーブルロールにする際は、焼く前に溶き卵を塗りましょう。
●《エッグメルトチーズ》の作り方
じゃがいもは皮つきのままラップを巻いて電子レンジで約4分加熱。
熱いうちに皮をむいてつぶし、牛乳と塩を加えてマッシュポテトに。
のばしたパン生地の中央に1/4量のマッシュポテトを入れ、真ん中をくぼませて卵黄・ピザ用チーズをのせて同様に成型。焼きあがりにパセリをふる。

作り方

1《A》の材料をすべて耐熱ボウルに入れてへらでよく混ぜる。
真ん中をくぼませて《B》を順に加えてへらで混ぜ、水分が行き渡ったら、なめらかになるまで手でこねる。

4

200℃のオーブントースターで15分焼く。
焦げそうになったら、途中から上にアルミホイルをかぶせる。

打ち粉を振った2
3

台の上で1を4等分し、めん棒を使って直径12cmの円形に伸ばす。
中央にお好みの具をのせて、4辺を持ち上げて折りたたみ、
四角形になるように、角になるところの生地をつまんでしっかりくっつける。

オーブントースターは、進化の著しい家電のひとつ。
ワット数調節ではなく、温度調節タイプのものが随分増えてきています。
また、温度調節には余熱をする必要がないものもあるため、オーブンを使うのが煩わしいときに、とても頼もしい家電なのです。
「オーブン用シート」をオーブントースターで使うと、発火する危険性があるため、絶対に使わないでください。
オーブントースターでは、アルミホイルを！
ワット数ワイプの場合の加熱時間は、1,000Wで15分を目安に、その他のワット数のものは様子をみて加減してください。

21

電気保安功労者経済産業大臣表彰を団体の部で受賞！
第55回電気保安功労者経済産業大臣表彰式が8月1日(木)、東京都千代田区の霞が関ビル 東海
大学交友会館「阿蘇の間」で開催されました。
今年度は長年にわたる電気保安の確保に加え、昨年7月の西日本豪雨による電気設備の復旧に貢献した中国・四国地域の関係者も表彰の対象となりました。47件が受賞し、関芳弘・経済産業副大臣
から表彰状が手渡されました。
当協会では、団体の部で倉敷、高梁、尾道、東広島、呉、矢野営業所が受賞しました。
表彰式では、受賞者を代表して当協会の清水秀志理事・岡山支店長が「豪雨の発生から１年あまり経過しました。
この未曽有の災害にあたり、関係自治体や関係機関、電気関係企業・団体との緊密な連携により電気設備の早期復旧に注力しました。地域の皆さまとの共生を目指し、今後も継続的に復興にかかわっていきます。」と謝辞を述べました。
当協会は今後も皆さまに電気を安全かつ快適にお使いいただくための取り組みを積極的に進めてまいります。

22

月はお客さま感謝月間です
当協会では、毎年10月を「お客さま感謝月間」とし、お客さまに対して、あらためて感謝の気持ちを表すとともに、誠意を込めた対応を行うことにより、電気の使用安全や、有効利用について一層のご理解をいただけるよう努めています。
また、この「お客さま感謝月間」にあわせ、保安管理業務をご契約い
ただいているお客さまへ「お客さまアンケート」を郵送でお送りいたしま
すので、ぜひともこの機会にお客さまのお声をお聞かせください。
これからもお客さまから信頼され、選択されつづけるために、お客さまのニーズにお応えできるようさらなる努力をしてまいりますので、よろしくお願いいたします。
（「お客さまアンケート」の発送は10月初旬を予定しております）

地震による電気火災対策には、○○ブレーカーが効果的です。
（ヒント：14ページ）（）

FAXによる
はがきに下記のことをご記入のうえお送りください。 メール、応募も可とします

正解者の中から抽選で10名の方に図書カード（1,000円分）
を差し上げます。

（当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます）（1）
クイズの答え（2）郵便番号・住所・氏名（賞品の送付先）（3）勤務先名・勤務先住所 （4）
当協会または電気と保安に対するご意見・ご感想〒732ｰ0057 広島市東区二葉の里3丁目5ｰ7
GRANODE広島7階

2019年12月10日必着

中国電気保安協会 経営企画部※お客さまの個人情報については、厳正に管理し、当クイズの目的以外には使用しません。
※応募内容の記載事項に不備があった場合、ご当選の権利が無効となりますのでご注意ください。

○○

初夏号（No.293）「エリフくんのクイズコーナー」の正解は、側 面 でした。たくさんのご応募ありがとうございました。
23

自然災害に対し、
技術力・組織力で迅速に対応しています

北海道電気保安協会

東北電気保安協会

雷
北陸電気保安協会
関西電気保安協会
中国電気保安協会

地 震

関東電気保安協会
中部電気保安協会

九州電気保安協会
四国電気保安協会

沖縄電気保安協会

台 風〒063-0826 札幌市西区発寒6条12-6-11
TEL.011-555-5001
URL:https://www.hochan.jp/〒930-0004 富山市桜橋通り3-1
TEL.076-441-6350
URL:http://www.hokuriku-dhk.or.jp/〒812-0007 福岡市博多区東比恵3-19-26
TEL.092-431-6701
URL:https://www.kyushu-qdh.jp/〒982-0007 仙台市太白区あすと長町3-2-36
TEL.022-748-0235
URL:http://www.t-hoan.or.jp/〒530-6111 大阪市北区中之島3-3-23
TEL.06-7507-2260
URL:https://www.ksdh.or.jp/〒900-0036 那覇市西3-8-21
TEL.098-866-4946
URL:http://www.odhk.jp/〒108-0023 東京都港区芝浦4-13-23
TEL.03-6453-8888
URL:https://www.kdh.or.jp/〒732-0057 広島市東区二葉の里3-5-7
TEL.082-207-1755
URL:http://www.ces.or.jp/〒460-0002 名古屋市中区丸の内3-19-12
TEL.052-955-0781
URL:http://www.cdh.or.jp/〒760-0066 高松市福岡町3-31-15
TEL.087-821-5615
URL:https://www.sdh.or.jp/

電気と保安 2019

初秋号

No.295

ご意見・ご要望等、お気軽に下記URLのフォームもしくはEメールにてお願いします。

URL：http://www.ces.or.jp/

山陰支店 〒690ｰ0021 松江市矢田町475ｰ3
TEL0852ｰ25ｰ8452 FAX0852ｰ23ｰ6797
岡山支店 〒700ｰ0953 岡山市南区西市3ｰ5
TEL086ｰ241-3511 FAX086ｰ244ｰ3750
広島支店 〒733ｰ0861 広島市西区草津東2丁目3ｰ12
TEL082ｰ273ｰ5800 FAX082ｰ273ｰ5919

E-Mail：info@ces.or.jp

山口支店 〒754ｰ0021 山口市小郡黄金町7ｰ66
TEL083ｰ902ｰ2830 FAX083ｰ902ｰ2840
本店 〒732ｰ0057 広島市東区二葉の里3丁目5ｰ7 GRANODE広島7階
TEL082ｰ207ｰ1755 FAX082ｰ207ｰ1766