◇火災原因調査シリーズ （96）

シロアリが引き起こす電気火災

北九州市消防局

１

はじめにという。）が暮らす木造２階建て延面積298㎡の専本火災は、シロアリが電力量計から分電盤に向用住宅において、床面積12㎡及び収容物の一部をかうトイレ壁内の引込線を巻き込んで巣を形成し焼損した建物火災である。

たこと及びシロアリ駆除剤が起因したことで、引

⑴

出火月時

平成28年６月

朝方（詳細な時分不明）

込線の心線間でトラッキング現象が発生したこと⑵

覚知月時

平成28年６月

10時48分

特異な事例であることから、今後、類似火災が

⑶

鎮火月時

平成28年６月

11時28分発生した際に原因究明を行う上で参考にして頂け

⑷

焼損程度

部分焼れば幸いである。

⑸

気象状況

天気：晴れ、気温28℃が原因と考えられる建物火災である。

風速：１ｍ／ｓ、風向：南西２

相対湿度：56％

火災の概要

注意報：発表なし

平成28年６月に、高齢の夫婦（以下「居住者」

1階【図１】建物平面図－60－

消防防災の科学３

生したことが考えられる。

発見・通報・初期消火状況イ

出火当日の朝、居住者は建物全体が停電し出火当日、居住者は、停電していることに気づていることに気づき、各種ブレーカーを確認き、各種ブレーカーを確認するが異常が認められしたが、各種ブレーカーは作動していなかっなかったため、電気業者に点検を依頼した。そのた。

後、居住者は、居室内にいたところ、屋内階段のこのことから、ブレーカーより負荷側の影天井に設置されていた住宅用火災警報器が鳴動し、響による停電ではないことが分かる。

しばらくして煙を確認したため屋外に避難し、近隣者に119番通報を依頼した。初期消火は行って⑵いない。

シロアリ駆除業者
ア

出火前日の10時から16時頃まで、シロアリ駆除業者がシロアリ駆除薬液（以下「薬液」

４

関係者からの情報⑴

居住者
アという。）の注入及び散布処理を行っているが、特に１階トイレの壁内に形成されたシロアリの巣に薬液約20Ｌを注入している。（写出火前日、居住者は23時半頃までテレビを真１参照）

見ていた。このことから、23時半頃までは、このことから、出火前日からシロアリの巣建物は停電していないことが分かる。

及び巣に巻き込まれた引込線には、薬液が付一 方、 出 火 当 日 の 午 前 ３ 時 頃、 居 住 者

着していたことが考えられる。

（夫）がトイレに行こうとした際に、１階トイ

シロアリ駆除業者にシロアリの巣についてイレの電気が点かないことを確認している。

説明を求めると、「シロアリは必ず土台（下（居住者は、その時は電灯の球切れと思って方）から蟻道を作り食害しながら巣を作る。」

いた。）と回答した。

このことから、出火時刻は不明であるが、このことから、１階トイレの壁内にあった

出火までの経過として出火前日の23時半頃かシロアリの巣は、床下まで延びていたと考えら、出火当日の午前３時までの間に停電が発られる。

成分：フェニルピラゾール系殺虫薬（神経伝達阻害物質）
界面活性剤【写真１】薬液№139 2020（冬季）

－61－

引込線ᴾ

【図２】シロアリの巣位置図（建物イメージ図）

５

建物２階は、トイレの壁面及びトイレ上部

シロアリについての天井裏に焼損が見分できる。壁内の木ずり

日本のシロアリ被害で多は、一部黒く変色しているのが見分できる。

いのは、ヤマトシロアリとその他に焼損はなく、シロアリの巣は見分でイエシロアリの２種類であきない。（写真３、４参照）

る。主な特徴として、ヤマトシロアリは北海道を除く全国に分布している。巣を形成し群れることなく食害を続ける。水を運ぶ能力がないので、常に湿った木材

体長 約 7.5ｍｍ～9.5ｍ【写真２】に生息する。湿度の高い梅雨前後に被害が多い。
一方、イエシロアリは九州、四国の沿岸部、西日本の太平洋側沿岸部に多く分布している。王室を中心にして、多数の小部屋を持つ同心円状の巣【写真３】２階トイレ付近及び天井裏を作る。水を運ぶ能力があり、木材を湿らせながら蟻道を形成し食害していく。食害は床下から屋根裏までに及ぶ。

６

現場見分状況等

⑴

焼損状況
本火災は、建物外周部に焼損は見分できない
ことから外部からの延焼はなく、焼損箇所を同建物の内部のみと断定し、現場見分を行う。
ア【写真４】２階天井裏

建物２階及び２階天井裏の焼損状況－62－

消防防災の科学イ

建物１階及び１階天井裏の焼損状況

シロアリの巣が見分できる。また、その巣が屋

建物１階は、トイレの壁内及びトイレ上部外の電力量計から、屋内の分電盤につながる引の天井裏に焼損が見分できる。壁内の木ずり込線の途中を巻き込んでいるのが見分できる。

は、炭化及び焼失している箇所が見分できる。

ア

その他に焼損はなく、焼損箇所に引込線及び１階トイレの壁内に形成されたシロアリの巣

シロアリの巣が見分できる。（写真５、６参

シロアリの巣の下部は焼失し、巣に巻き込照）まれた引込線が溶断している。
（写真７参照）
イ⑵

シロアリの巣と引込線の状況

シロアリの巣に巻き込まれた引込線の状況
シロアリの巣を除去し、巣の中に巻き込ま現場見分で、１階トイレの壁内から１階トイれた引込線を見分すると、引込線の配線被覆

レの天井裏にかけて、長年に亘って形成されたに複数の損傷と、その多くに炭化部分が見分【写真５】１階トイレ【写真６】１階天井裏【写真７】１階トイレ壁内【写真８】シロアリの巣と断熱材№139 2020（冬季）－63－【写真９】シロアリの巣に巻き込まれた引込線【写真10】 シロアリの巣に巻き込まれた引込線（１階天井裏付近）（１階天井裏付近）拡大

内の木ずりの焼損状況及び１階トイレの壁内にできる。（写真９、10参照）

あったシロアリの巣に巻き込まれた引込線が溶融⑶

１階トイレの壁内の油性反応についてしていることから、本火災は、１階トイレの壁内北川式ガス検知器（290ＰⅡ）を使用し、１の引込線付近から出火したものと考察した。
焼損状況から、シロアリの巣に巻き込まれた引階トイレの壁内の焼残物の油性反応を調べたが、込線に電気的な異常が発生した可能性が高いと判油性反応は見分できない。

断したため、シロアリの巣及びシロアリの巣の中７に巻き込まれた引込線を北九州市消防局消防科学

出火箇所について研究所へ持ち込み、鑑識及び再現実験を行った。

焼損が見分できるのは、主に１階トイレの壁内及び上部の天井裏、２階トイレの壁面及び上部のなお、配線被覆の損傷については、シロアリの食害によるものと考えられる。（写真11参照）

天井裏のみで、１階トイレの壁内、２階トイレ壁【写真11】電気配線の食害（公益社団法人日本しろあり対策協会ホームページより）－64－

消防防災の科学８

鑑識及び実験について⑴

鑑識について（鑑識１）シロアリの巣に巻き込まれた引込線を、デジタルマイクロスコープで撮影する。
（結果）

複数の食害箇所の被覆に炭化部分と溶融痕が確認でき、溶断箇所についても溶融痕が確認できる。（写真12、13参照）

痕【写真12】食害箇所（×20倍）【写真13】溶断箇所（×20倍）（鑑識２）複数の食害箇所にできた炭化部分に導通はあるか。
（結果）

炭化部分に導通があることが確認できる。（写真14、15参照）【写真14】鑑識２の状況【写真15】鑑識２の状況（鑑識３）１階壁内のシロアリの巣を確認する。
（結果）

シロアリの巣以外に断熱材が確認できる。（写真16参照）【写真16】鑑識３の状況№139 2020（冬季）

－65－

⑵

実験について（実験１）通電した引込線の被覆を剥がし、薬液を滴下するとどうなるか。
（結果）

パチパチと音を繰り返しながら、シンチレーション及びグラファイト化の発生を確認する。
（写真17、18参照）【写真17】実験１の状況【写真18】実験１の状況（実験２）強制的に短絡を発生させ、その電気スパークによってシロアリの巣に着火するか。
（結果）

シロアリの巣に着火し、徐々に燃え始めることを確認する。（写真19、20参照）

燃焼箇所【写真19】実験２の状況【写真20】実験２の状況（実験３）強制的に短絡を発生させ、その電気スパークによって断熱材は燃えるか。
（結果）

溶融して徐々に燃え始めることを確認する。（写真21参照）

燃焼箇所【写真21】実験３の状況－66－

消防防災の科学以上のことから、引込線は心線が露出した状態に電気スパークにより出火した可能性は高い。

で薬液を滴下するとトラッキング現象が発生し、電気スパークによりシロアリの巣に着火する可能性があることを確認する。また、シロアリの巣及10び断熱材が、徐々に燃え始めることも確認した。

結論

以上のことから、１階トイレの壁内にあった引込線を巻き込んだシロアリの巣に薬液を注入した

９

出火原因について⑴

放火についてため、被覆をかじられた引込線でグラファイト化が進行し、最終的にトラッキング現象による電気スパークでシロアリの巣に着火、出火したものと焼損状況及び居住者の聴取内容から、出火箇所考える。

が１階トイレの壁内であること。また、出火箇所付近の残さ物に油性反応がないこと。出火当時、

なお、シロアリの巣に薬液を注入した時刻と火災を発見した時刻には時間の経過がある。

居住者が在宅していたこと。

時間経過の原因として考えられることは、グラ以上のことから、放火による出火は十分否定でファイト化の進行に時間を要したことや着火物できる。

あるシロアリの巣が薬液によって水分を含んだ状⑵

態であったこと及び鑑識の結果、シロアリの巣や漏電について出火前日まで停電等の電気関係のトラブルはな

いこと。出火箇所の引込線は電力量計から二次側断熱材がくすぶるように燃焼し、拡大したため、出火するまでに時間を要したと考える。

部分であり、電力会社からの資料（過去１年間の電気使用量）からも異常は認められないことなどからも、漏電による出火の可能性は低い。

11

火災予防対策について

今回、シロアリ駆除業者と合同調査を行ったが、⑶シロアリ駆除業者が「シロアリがかじったと考え引込線についてシロアリの巣に巻き込まれた引込線を見分する

られる引込線に薬液が付着した場合に、トラッキと、炭化している部分がいくつも形成されていた。

ング現象が発生し、火災が発生する。」というこ

また、炭化部分に導通があり、グラファイト化をとに驚きを隠せない様子であった。
このことから、当市消防局が全国のシロアリ駆確認できたことから、複数のトラッキング現象が除業者が多数会員となっている「公益社団法人日発生していたことが考えられる。
その引込線の焼け切れ部分に溶融痕があり、周本しろあり対策協会」（以下「協会」という。）に辺の被覆にシロアリにかじられた跡があること及対し、全国で同様の火災事案の発生の有無や駆除

びシロアリ駆除業者が出火前日に、出火箇所付近業者における火災危険の認識の有無について、問の引込線を巻き込んだシロアリの巣に薬液を注入い合わせたところ、「これまで全国的にも本火災したことから、トラッキング現象が発生し、最終のような事案は聞いたことがなく、駆除業者につ的に電気スパークが発生した可能性が高い。

いても火災の危険性を認識していないのではない

これらのことから、シロアリの食害により、引か。」という回答を得た。

込線の配線被覆がかじられて心線が露出したこと

そのため、当市消防局では協会に対し、本火災及び引込線を巻き込んだシロアリの巣に薬液を注の情報提供を行い、今後の予防対策等の検討を依入したことでトラッキング現象が発生し、最終的頼することとした。

№139 2020（冬季）－67－その後、検討していただいた結果、協会では全国の「しろあり防除施工士」（1,680名）」を対象として開催する講習会※において、今年度より本火災事案と火災の危険性について情報提供することとなった。
※平成29年しろあり防除施工講習会（全国11会場：受講者予定者1,432名）

12

おわりに

本火災は、シロアリの引込線への食害と薬液注【写真22】講習会資料

入の二つの要因が重なったことが出火の原因となった非常に稀な事案であると考えられるが、今回のシロアリ駆除業者によると、年間数十件、シロアリ被害の家で同様の駆除作業を行うという。
このことからも、当市消防局では、今後も継続して関係団体や関係機関に積極的に情報提供を行い、類似火災の予防啓発について取り組んで行く必要があると考える。

【写真23】講習会資料－68－

消防防災の科学