アナログ信号変換器-出力モデル

仕様書

形名：HLR-A1-OUT

２０２２年

Ｔ－５３０８３改訂４

８月２５日

改 訂 履 歴日付

2019/10/1

改訂者

改訂内容

溝口

初版

2020/07/30

溝口

改訂１【5】(3)無線通信 CH とグループ ID の表追加
【8】(1)システムの接続に LoRa 無線中継器との通信を追加【9】無線機器の設置について (4)を変更

2021/08/04

溝口

2022/06/07

佐野

2022/08/25

佐野

Ｔ－５３０８３改訂４改訂２【1】概要、【2】特徴 HLR-A8 との通信を追加【8】HLR-A8 との通信を追加
改訂３【10】無線モジュールの認証番号についての説明を追加。
改訂４【6】説明文修正。

承認

確認

作成

開発課
'22.09.05
野村

開発課

開発課

'22.08.31'22.08.25

山下佐野

（ 3 ）

目次【１】概要 ........................................................................ 4【２】特徴 ........................................................................ 4【３】品名 ........................................................................ 4【４】形名 ........................................................................ 4【５】仕様 ........................................................................ 5（１）アナログ出力部 ............................................................. 5（２）出力範囲 ................................................................... 5（３）無線通信 ................................................................... 6（４）表示 ....................................................................... 7（５）押しボタンスイッチ ......................................................... 7（６）停電補償 ................................................................... 7（７）補助電源 ................................................................... 7（８）絶縁試験 ................................................................... 7（９）電圧試験 ................................................................... 7（１０）雷サージ耐性試験 ......................................................... 7（１１）衝撃試験 ................................................................. 8（１２）振動試験 ................................................................. 8（１３）ケース ................................................................... 8（１４）使用条件 ................................................................. 8（１５）質量 ..................................................................... 8（１６）消費電力 ................................................................. 8【６】外観 ........................................................................ 9【７】アナログ出力端子の接続 ..................................................... 10（１）0～20mA または 4～20mA で使用する場合 ...................................... 10（２）0～5V、1～5V、0～10V、1～10V のいずれかで使用する場合 ..................... 10（３）0～1V または 0～1.2V で使用する場合 ........................................ 10【８】無線通信の接続 ............................................................. 11（１）HLR-A1(親) と HLR-A1-OUT(子)の接続 ........................................ 11（２）HLR-A8(親) と HLR－A1-OUT(子)の接続 ....................................... 12（３）LoRa 無線中継器（HLR-RPT）の利用について .................................. 12【９】外形・取り付け寸法 ......................................................... 13（１）外形図 .................................................................... 13（２）取り付け寸法 .............................................................. 14【１０】無線モジュールと認証番号について ......................................... 15【１１】無線機器の設置について ................................................... 15【１２】保証期間と保証範囲 ....................................................... 16【１３】注意事項 ................................................................. 16【１４】特記事項 ................................................................. 16

Ｔ－５３０８３改訂４（ 4 ）【１】概要
本装置は、当社製アナログ信号変換器（HLR-A1 または HLR-A8）から無線通信にて計測データを取得し、１点のアナログ出力をする変換器です。
無線通信には、IoT 向け無線技術（LPWA）の１つである LoRa Private を使用します。

【２】特徴・弊社のアナログ信号変換器（HLR-A1 または HLR-A8）より無線通信にて計測データを取得。
・１点のアナログ出力が可能。
・アナログ出力の種類を選択可能。

【３】品名
アナログ信号変換器－出力モデル【４】形名

ＨＬＲ－Ａ１－ＯＵＴ－ ①
・形名枝番について①
補助電源
A

AC85～264V

Ｔ－５３０８３改訂４

（ 5 ）【５】仕様（１）アナログ出力部
項目

基準精度

仕様
DC0～1V、DC0～1.2V
DC0～5V、DC1～5V
DC0～10V、DC1～10V
DC0～20mA、DC4～20mA
DC0～20mA 0～600Ω
DC0～10V 1kΩ～∞
DC0～1V1kΩ～∞±0.5%

応答時間1秒

出力範囲負荷抵抗

温度変動
アナログ出力リップル
出力点数300PPM/℃
1%P－P 以内
1点

備考

周囲温度 23℃±2℃においてデータ受信(RD ランプ点灯)
時、出力値が 0%から 90%±1%に到達するまでの時間
出力スパンに対して（２）出力範囲
アナログ出力は出力範囲を定格とし、下限は-3%、上限は 115%とします。
計測範囲
最小値(-3%) 最大値(115%)
計測範囲
最小値(-3%) 最大値(115%)
0～1V-0.030V
1.150V
1～5V
0.880V5.600V
0～1.2V-0.036V
1.380V
1～10V
0.730V
11.3500～5V-0.150V
5.750V
0～20mA-0.60mA
23.00mA
0～10V-0.300V
11.500V
4～20mA
3.52mA
22.40mA

Ｔ－５３０８３改訂４

（ 6 ）（３）無線通信
①基本仕様
項目
周波数
変調方式通信方式
最大転送速度
最大送信電力仕様

備考

920MHz 帯
LoRa 変調（スペクトラム拡散）
独自プロトコル通信
約 3125bps
20mW (+13dBm)

最大通信距離見通し約 5km

設置環境により通信距離が変動します。

920MHz 帯特定小電力無線を採用
その他(工事設計認証取得済モジュールを内蔵しており、日本国内のみ使用が可能です。)※ 本装置は他 HLR シリーズのバージョン 2.00 未満の製品とは、通信を行いません。
②使用する無線チャンネルについて
本装置は「グループ ID」と「ネットワークキー」と呼ぶ設定値の設定が必要です。
これにより、同一の現場に複数の親機、子機のセットがあっても、それぞれのセットに異なる設定値を設定することで混信を防ぐことができます。
（各セット内で「グループ ID」と「ネットワークキー」は同一にする必要があります）「グループ ID」は無線チャンネルにも紐づいており、その割当は下記の通りです。
グループ ID
無線チャンネル

124228332436526630734825929103311371227

グループ ID
無線チャンネル

133114351538163917401841194220432144224523462447

グループ ID
無線チャンネル

25482649275028512952305331543255

3356345735583659

グループ ID
無線チャンネル

3760

3861

Ｔ－５３０８３改訂４

（ 7 ）

（４）表示
項目

備考

POWER ランプ
ERR ランプ
RD ランプSD ランプIN ランプOUT ランプ%ランプ
mA ランプ
V ランプ

仕様
7 セグメント LED 6 桁（先頭 5 桁のみ小数点付）
動作中表示用
機器異常用
受信確認用（無線用）
送信確認用（無線用）
アナログ入力値表示中点灯
アナログ出力値表示中点灯調整用または表示値の単位用
表示値の単位用
表示値の単位用（５）押しボタンスイッチ
項目
MODE∧∨SET

仕様
表示切替や設定変更時に使用表示切替や設定変更時に使用表示切替や設定変更時に使用表示切替や設定変更時に使用

備考

LED 表示器

緑
赤
緑
緑
緑
緑
緑
緑
緑

（６）停電補償
各種設定値を不揮発性メモリで記憶します。
（７）補助電源
定格AC100/200V

入力範囲
AC85～264V（50/60Hz 共用）

備考（８）絶縁試験
絶縁試験
電気回路端子一括 ⇔ E 端子
DC500V 絶縁抵抗計にて 100MΩ 以上
補助電源端子一括 ⇔ 他回路端子一括･E 端子 DC500V 絶縁抵抗計にて 100MΩ 以上（９）電圧試験
電圧試験
電気回路端子一括 ⇔ E 端子
AC1500V 1 分間
補助電源端子一括 ⇔ 他回路端子一括･E 端子 AC1500V 1 分間
（１０）雷サージ耐性試験
電気回路端子一括 ⇔ E 端子

Ｔ－５３０８３改訂４

雷サージ電圧
電圧波形 1.2/50μs、全波電圧 ±6kV

（ 8 ）（１１）衝撃試験
アンテナを取り外した状態で取付け面を含む互いに直角な 3 軸を選び、大きさ 490m/s2 の衝撃を各正逆方向に各 3 回、合計 18 回加えて試験。
（１２）振動試験
振動数
10Hz～55Hz～10Hz
変位振幅0.15mm
掃引回数5回
掃引速度
1 オクターブ/分
振動の方向変換器を使用姿勢に固定した状態で鉛直方向※ アンテナを取り外した状態で試験（１３）ケース
材質色（１４）使用条件
使用条件
使用温度
使用湿度
標高
設置
その他

PC/ABS 樹脂
黒色

難燃性 UL94V-0

条件-10～55℃(24 時間の平均 35℃以下) （保存温度-20～70℃）
10～90%RH（結露無きこと） （保存湿度 10～90%RH）
1000ｍ以下
屋内に設置してください。
直射日光のあたらない場所に設置してください。
塵埃の少ない場所に設置してください。
腐食性ガスのある場所では使用しないでください。
ご使用の場合は弊社にご相談ください。

（１５）質量本体
アンテナ

約 170g
約 19g（１６）消費電力
定格AC100V
AC200V

Ｔ－５３０８３改訂４

消費電力
6.0VA
7.0VA

（ 9 ）【６】外観

アナログ出力端子
電流用

電圧用
10V・5V

電圧用
１V

補助電源端子 E 端子
・補助電源端子、E 端子は、M3.5 ネジ端子です。
・アナログ出力端子は、M2.5 ネジ（ヨーロッパ端子）です。
・取付は DIN レール（35mm）とネジ止めの両方に対応しています。

Ｔ－５３０８３改訂４

（ 10 ）

【７】アナログ出力端子の接続※ 下記（１）～（３）いずれか一つの接続を行い、不使用の端子には絶対に何も接続しないでください。
（１）0～20mA または 4～20mA で使用する場合
下図の 20ｍA 出力端子に接続してください。

＋

A

－

（２）0～5V、1～5V、0～10V、1～10V のいずれかで使用する場合
下図の 10V・5V 出力端子に接続してください。

＋

V

－

（３）0～1V または 0～1.2V で使用する場合
下図の１V 出力端子に接続してください。

＋Ｔ－５３０８３改訂４V－

（ 11 ）

【８】無線通信の接続（１）HLR-A1(親) と HLR-A1-OUT(子)の接続
HLR-A1 を親機、HLR-A1-OUT を子機にすると、1 対 N で使用することが可能です。
HLR-A1-OUT は、HLR-A1 が計測したデータに基づき、アナログ出力を行います。

データ送信（一斉通知）

応答

アナログ信号
アナログ信号

親機(HLR-A1)
子機１ (HLR-A1-OUT)
応答

アナログ信号
子機２ (HLR-A1-OUT)① 親機がブロードキャストでデータを送信します。
② 一度の送信につき子機が 1 台応答しますが、アナログ出力の変化はすべての子機が一斉に行います。

Ｔ－５３０８３改訂４

（ 12 ）

（２）HLR-A8(親) と HLR－A1-OUT(子)の接続
HLR-A8 を親機、HLR-A1-OUT を子機にすると、1 対 N（最大 8 台）で使用することが可能です。
HLR-A1-OUT は、HLR-A8 が計測したデータに基づき、アナログ出力を行います。
アナログ信号

要求 1

CH1

応答 1

CH2

アナログ信号

・・・

親機(HLR-A8)

子機１(HLR-A1-OUT)
要求 2

CH8

応答 2

アナログ信号
子機 2(HLR-A1-OUT)

・・・
要求 8
応答 8

アナログ信号
子機 8(HLR-A1-OUT)① 親機が子機 1 に CH1 の計測データを送信します。
② 送信したデータに基づき子機１がアナログ出力を行います。
③ 親機が子機 2 に CH2 の計測データを送信します。
④ 送信したデータに基づき子機 2 がアナログ出力を行います。
⑤ 同様に子機 3～8 と通信を行います。
子機 3～8 は親機から受信した CH3～CH8 の計測データでアナログ出力を行います。
（３）LoRa 無線中継器（HLR-RPT）の利用について
本装置は、LoRa 無線中継器（HLR-RPT）を介しての通信が可能です。
中継動作については、HLR-RPT の仕様書をご確認ください。

Ｔ－５３０８３改訂４

（ 13 ）

【９】外形・取り付け寸法（１）外形図①本体とアンテナ

Ｔ－５３０８３改訂４

（ 14 ）

②アンテナのみ（２）取り付け寸法
スライドフックを引出しねじ止めする場合、下記の位置関係になるようにネジ穴を設けてください。

100

2-M4

Ｔ－５３０８３改訂４

（ 15 ）

【１０】無線モジュールと認証番号について
本製品に搭載されている無線モジュールは、電波法に基づく工事設計認証を受けています。
本製品を国内で使用するときに無線局の免許は必要ありません。

警告

以下の事項を行うと法律により罰せられることがあります。
•無線モジュールやアンテナを分解／改造すること。
•無線モジュールに直接印刷されている証明マーク・証明番号、または貼られている証明ラベルをはがす、消す、上からラベルを貼るなどし、見えない状態にすること。

本製品に搭載されている無線モジュールの認証番号は下記の通りです。
項目
形式又は名称
電波法に基づく工事設計認証における認証番号

内容
ＲＭ－９２Ａ
００１－Ａ０７３８１【１１】無線機器の設置について（１）弊社の LoRa 無線機は、見通しで 5km 程度の通信ができますが、設置環境により通信距離は変動します。必ずご使用前に通信確認を行ってください。
（２）弊社の LoRa 無線機は、受信強度（RSSI）を表示する事が可能です。
RSSI が安定して-110dBm 以上になる場所に設置してください。
（３）下記の場合、電波が減衰したり、通信異常になる場合があります。
①屋外を経由して通信する場合において、降雨時または降雪時。または雷が発生している場合。
※ 強風（雨や雪、飛来物を伴わない）が通信に影響することはありません。
②アンテナに異物が付着している場合。アンテナが正常に接続されていない場合。
③装置の電波を妨げる物体または電波が存在する場合。
※ 通信正常時に-110dBm 以上の受信強度があっても、装置間に存在する物体の移動や、弊社装置以外の無線機による電波の出力などにより、一時的に通信異常になる可能性があります。
（４）弊社の LoRa 無線機を複数のセットで使用する場合、各セットで無線チャンネルを 5 以上あけて設置してください。

Ｔ－５３０８３改訂４

（ 16 ）

【１２】保証期間と保証範囲
本製品の品質は、下記の通り保証させていただいております。
万一不具合な点がございましたら、お買い上げの販売店又は弊社にお申し付けください。
（１）保証期間
ご注文主のご指定場所に納入後１カ年とします。
（２）保証範囲
保証期間中に弊社の責により故障が発生した場合は、弊社の責任において修理又は交換を行います。
本製品は一般産業用途向けです。保証は日本国内においてのみ有効で、次に該当する場合は保証の範囲外とさせていただきます。
①使用状態が正常でない場合（取扱説明書に基づく使用でない場合）②弊社以外の改造または修理による場合③運搬、落下などによる場合④天災、災害などによる場合尚、ここで言う保証は製品のみの保証であり、製品の故障により誘発される損害についてはご容赦いただきます。
正常な使用で故障した場合、保証期間内において無償修理させていただきます。

【１３】注意事項
本製品に特別な品質・信頼性が要求され、その故障や誤動作が直接人命を脅かしたり、人体に危害を及ぼす恐れのある用途（航空・宇宙用・海底中継器、原子力制御システム、交通機器、医療機器、安全装置等）にご使用をお考えの際は、事前に弊社営業窓口までご相談ください。

【１４】特記事項
HLR シリーズは無線機器としてデータ収集・モニタリング・お知らせ機能に特化した製品です。
機器制御・動力制御・起動制御等には絶対に使用しないでください。
また、本製品について、機器の故障や、無線による通信不到達に起因して起こった付帯機器の破損・火災・事故等に関して、当社は一切責任を負いません。

Ｔ－５３０８３改訂４