測温抵抗体入力モジュール

測温抵抗体入力モジュール

ユーザーズマニュアル

ページ

1/28

測温抵抗体入力モジュール

ページ

2/28

目次
第１章

概要

3１−１ 概要

3第２章

仕様

4２−１ 一般仕様
２−２ 性能仕様

4２−２−１２−２−２

性能一覧
白金測温抵抗体

２−３ 機能仕様
２−３−１

制御出力機能２−４ 警報機能
２−５ 各部の名称とはたらき
２−５−１２−５−２

各部の名称
各部のはたらき２−６ 外形仕様

第３章

システム構成３−１ ベースボードへの装着

14

装着位置
装着台数

ソフトウェアインタフェース

16

４−１ メモリ割り付け
４−２ パラメータ
４−２−１

パラメータ一覧

第５章 配線
５−１ 端子への信号配置
５−２ 配線例

付録１1111111314
14
15

３−１−１
３−１−２

第４章

556789白金測温抵抗体の基準抵抗値

16262627272728

測温抵抗体入力モジュール

ページ

3/28

第１章 概要測温抵抗体入力モジュールNP1AXH4-PTは、μGPCｓｘのベースボード上に装着して（SXバスに接続）、白金測温抵抗体抵抗体（Pt100/JPt100）より入力された温度値をINT形のディジタルデータに変換します。

１−１ 概要・旧JIS（JIS C 1604-1981）、新JIS（JIS C 1604-1989）規定に対応したセンサ（白金測温抵抗体）を接続できます。設定値は全チャネル一括で設定します。
・異常検出（センサの断線/短絡検出）が可能です。
・摂氏/華氏の温度選択が可能です。
・ON/OFF動作（２位置動作）による簡易温度制御が可能です。
・ディジタルフィルタ設定機能により、ノイズによる測定値の変化を低減できます。
・温度測定値と実際の温度にずれがある場合、測定値と実温度の差を0にする機能（PVオフセット機能）があります。
・13種類の警報機能があります。

測温抵抗体入力モジュールページ

第２章 仕様２−１ 一般仕様
項目
物理的環境

機械的稼動条件
電気的稼動条件

動作周囲温度保存（輸送）温度
相対湿度
汚染度
耐腐食性
腐食性ガス
使用高度
耐振動
耐衝撃
耐ノイズ
耐静電気放電耐放射電磁界

絶縁方式
絶縁耐力
絶縁抵抗
内部消費電流設置条件 構造
冷却方式
質量外形寸法

仕様
0〜+55℃-20〜70℃
20〜95％RH 結露しないこと。
汚染度2 ただし、結露がないこと。
腐食性ガスがないこと。有機溶剤の付着がないこと。
腐食性ガスがないこと
標高2000ｍ以下
輸送時の気圧は、70ｋPa（標高3000ｍと同等）異常あること
片振幅0.15ｍｍ、定加速度19.6ｍ/ｓ2
X,Y,Z軸方向に各2時間、計6時間
ピーク加速度：147ｍ/ｓ2 各方向3回
ノイズシミュレータ法 立ち上がり時間１ｎｓ、パルス幅１μｓ、1.5V
接触放電法：±6ｋV、気中放電法：±8ｋV
10V/m（80MHｚ〜1000MHｚ）
外部端子と内部ロジック間：フォトカプラ絶縁
各チャネル間：トランス絶縁
AC500V 1分間 外部端子一括と接地間 各チャネル間
DC500V 絶縁抵抗計にて10MΩ以上 外部端子一括と接地間
DC24V 150mA以下（電源モジュールより供給）
盤内蔵型 IP30
自然空冷約240ｇ
W35*H105*D111mm（突起部21mm）4/28

測温抵抗体入力モジュール

ページ

２−２ 性能仕様
２−２−１ 性能一覧
項目
入力チャネル数
接続可能な測温抵抗体仕様
4チャネル
次ページの測温抵抗体一覧を参照してください。
設定はモジュール背面の選択スイッチで行います。 注１）±0.3％ ±1Digit（周囲温度18℃〜28℃） 注2）±0.7％ ±1Digit（周囲温度0℃〜55℃）±0.7％ （シールド付きツイスト撚り線使用時） 注3）

精度（フルスケールに対して）ノイズ最大偏差（フルスケールに対して）
許容入力配線抵抗値（１線あたり） 10Ω以下
サンプリング周期500ｍｓ以下/4チャネル
入力フィルタ時間
ハードウェア（時定数）：50ｍｓ以下
ディジタルフィルタ時間：1〜100ｓ（１ｓ単位で設定可能。デフォルト値1ｓ）
接続
外部接続
着脱端子台 M3ねじ 20局
適合電線サイズAWG#22-18
未使用端子の処理短絡 詳細は「５−２ 配線」を参照してください。
使用ケーブル
シールド付きツイスト撚り線を使用してください。
警報機能
13種類の警報機能 詳細は「２−４ 警報機能」を参照してください。
占有スロット数
１スロット
入出力占有ワード数
入力8ワード、出力8ワード

注１） 全チャネル一括で設定します。チャネル毎に指定することはできません。
注２） 0.0-100.0℃、-20.0-80.0℃のレンジではフルスケールで±0.4% ±1Digit（周囲温度18℃〜28℃）±0.8% ±1Digit（周囲温度0℃〜55℃）となります。
注３） 0.0-100.0℃、-20.0-80.0℃のレンジではフルスケールで±0.8%となります。

5/28

測温抵抗体入力モジュール

ページ

6/28

２−２−２ 白金測温抵抗体一覧
測温抵抗体の種類

PTJPT

摂氏（℃）
設定№
測定温度範囲00
0-20001-20-80020-100030-40004-200-20005-200-600
06
0.0-200.0
07-20.0-80.0
08
0.0-100.009
0.0-400.0
10-200.0-200.0
11-200.0-400.0
120-200
13-20-80
140-100
150-400
16-200-200
17-200-500
18
0.0-200.0
19-20.0-50.0
20
0.0-100.0
21
0.0-400.0
22-200.0-200.0
23-200.0-500.0

データの分解能

10.1

10.1

華氏（゜F）
設定№ 測定温度範囲
2432-39225-4-17626
32-21227
32-75228-328-392
29-328-1112
30
32.0-392.0
31-4.0-176.0
3232.0-212.0
33
32.0-752.0
34-38.0-392.0
35-328.0-1112.0
36
32-39237-4-176
3832-2123932-752
40-328-392
41-328-932
4232.0-392.0
43-4.0-176.0
4432.0-212.0
4532.0-752.0
46-328.0-392.0
47-328.0-932.0

データの分解能

10.1

10.1

測温抵抗体入力モジュール

ページ

7/28

２−３ 機能仕様
NP1AXH4-PTには次の機能があります。
項目概要
制御出力機能「２−３−１ 制御出力機能」を参照してください。
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙﾌｨﾙﾀ機能 外乱による測定値の変動を低減させるために用意されたソフトフィルタです。フィルタ値はチャネル毎に設定することができます。
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙﾌｨﾙﾀ値は 動作パラメータ
1書込モード にて設定します。
断線/短絡検出機能
センサの短絡/断線を検出します。検出フラグはチャネル毎にモジュールの 異常ステータスに割り付けられています。
PVオフセット機能
温度計測値と実温度のずれを補正することができます。
PVオフセット値は 動作パラメータ1書込モード にて設定します。
変換値の％出力機能 PID演算が容易です。（工業値変換プログラムが不要になります。）
単位は 動作パラメータ1書込モード にて設定します。
温度入力使用未使用のチャネルを 未使用 にすることにより、未使用チャネルの断線警報、短絡警報を出力/未使用機能しないようにすることができます。設定は 設定コマンド にて行います。
警報アラーム機能
システム起動時の警報遅延などに活用可能です。
詳細は「２−４ 警報機能」を参照してください。また警報種別の設定はチャネル毎に 動作パラメータ2書込モード にて設定します。
ｱｯﾌﾟﾀﾞｳﾝｽｹｰﾙ設定
温度計測異常発生時に異常加熱や異常冷却を防ぐようフェールセーフ側に動作させることが機能可能です。設定は 動作パラメータ1書込モード にて行います。

測温抵抗体入力モジュール

ページ

8/28

２−３−１ 制御出力機能
本モジュールには、2位置動作（ON/OFF動作)用の制御出力フラグ（内部フラグ）が用意されています。制御出力フラグをディジタル出力モジュールを介して外部に出力することにより、ON/OFF制御による簡易温度制御が可能です。
制御出力の動作に必要なパラメータ値は、 SV値（設定値） 、 制御出力動作 、 ON/OFF不感帯 で、 制
御出力RUN/STOP コマンド（オフセットアドレス+8の0-3ビット）で制御出力動作の許可/禁止を設定します。

※逆動作/正動作について
・逆動作 温度測定値がSV値（設定値）よりも大きくなると制御出力フラグ（オフセットアドレス+0の0-3ビット）がOFFする方式で、加熱による温度制御に用います。デフォルトは逆動作に設定されています。
・正動作 温度測定値がSV値（設定値）よりも大きくなると制御出力フラグ（オフセットアドレス+0の0-3ビット）がONする方式で、冷却による温度制御に用います。

測温抵抗体入力モジュール
２−４ 警報機能
警報コード
0

種類
上限絶対値

1
2

下限絶対値
下限絶対値下限
ホールド付き

3
上限偏差
4
5

下限偏差

67

上下限絶対値

89

上下限偏差

下限偏差下限ホールド付き上下限絶対値
下限ホールド付き

上下限偏差下限ホールド付き
10
上限＋上上限絶対値

11
下限＋下下限絶対値12上限＋上上限偏差

13下限＋下下限偏差

説明

ページ

9/28

測温抵抗体入力モジュール

ページ

10/28

＜ホールド付き警報機能について＞測定値が警報範囲にあってもすぐに警報フラグがONせず、一度警報範囲外に出て再び警報範囲に入ったときに警報を発生させることをホールド付き警報と呼びます。

測温抵抗体入力モジュールページ

２−５ 各部の名称とはたらき
２−５−１ 各部の名称

２−５−２ 各部のはたらき①状態表示LED
本モジュールの状態を表示します。
記号
ONL
ERR

表示色
緑
赤

点灯条件
自モジュール正常動作中点灯、SXバス接続中点滅
自モジュール異常時点灯＜状態表示例＞
状態
初期化中
正常動作中
重故障停止中軽故障運転中

ONL
点滅
点灯
消灯
点灯

ERR
消灯
消灯
点灯
点灯

②着脱端子台M3 20極の着脱式端子台です。端子配置については「５−１ 端子への信号配置」を参照してください。
配線は必ず圧着端子を使用し、確実に締め付けてください。（締め付けトルクは0.5-0.7N・mです。）

11/28

測温抵抗体入力モジュール

ページ

12/28

③測温抵抗体種別設定スイッチ
全チャネル一括で測温抵抗体の種別を設定します。設定する番号は使用する測温抵抗体の 設定№ に合わせてください。設定№については「２−３ 白金測温抵抗体一覧」を参照してください。
← 例えば、旧JIS規格品の測温抵抗体（温度範囲0.0-400.0）を使用する場合、設定№は 21 ですから、左図のように×１０に 2 、×１に 1 と設定します。
（工場出荷時は 07 (Pt -20.0〜80.0℃)と設定されています。）
注）チャネル毎に異なる測温抵抗体を接続することはできません。

④バージョン表示
本モジュールのハードウェアおよびファームウェアのバージョンを表示しています。

２０←ハードウェアバージョン

３０←ファームウェアバージョン

測温抵抗体入力モジュール
２−６ 外形仕様

ページ

13/28

測温抵抗体入力モジュール

ページ

14/28

第３章 システム構成
３−１ ベースボードへの装着
３−１−１ 装着位置
NP1AXH4-PTはμGPCｓｘのSXバスおよびI/Oマスタモジュールのリンク上（リモートI/O）に接続されます。ベースボードの装着位置は次のとおりです。
＜6スロットベースボードを除くベースボード＞
電源モジュール装着スロット（ベースボードの左端から2スロット分）を除く、どの位置にも装着できます。

＜6スロットベースボード＞

注）TリンクやJPCN-1などの子局のベースボード上にも装着できます。

＜隣接するモジュールからの制約＞
NP1AXH4-PTの左隣または右隣または両隣にAC（交流）信号を制御するモジュールを装着している場合、
NP1AXH4-PTのディジタルフィルタ値（パラメータ）を 5s 以上に設定してください。

測温抵抗体入力モジュール

ページ

15/28

３−１−２ 接続台数
ハードウェア構成台数は、SXバス上に最大238台、I/Oマスタのリンク上まで含めた１コンフィグレーション上では最大254台まで接続できます。ただし、測温抵抗体入力モジュールが占有する入出力領域（I/O領域）の容量（512ワード）から接続できる台数が制限されます。
本モジュールの占有ワード数は16ワード（入力:8ワード、出力:8ワード）ですから、
５１２ワード/１６ワード＝３２台となり、1コンフィグレーション上でSXバスに接続できる測温抵抗体入力モジュールの台数は、最大32台となります。
注） １コンフィグレーション上に32台の測温抵抗体入力モジュールを接続すると、他の入出力モジュールは1台も接続できません。

測温抵抗体入力モジュール

ページ

16/28

第４章 ソフトウェアインタフェース
４−１ メモリ割り付け
本モジュールは、入出力領域を16ワード（入力：8ワード、出力：8ワード）占有します。
オフセット
アドレス (MSB)
(LSB)
↓ 15
0+0
情報ステータス、制御出力+1
ALM１，２出力、警報使用状態+2
異常ステータス+3
切換コマンドステータス+4+5
温度変換値/パラメータ領域+6+7+8
設定コマンド+9
切換コマンド+10+11+12
パラメータ値設定領域+13+14+15

本モジュール→CPU モジュール

CPU モジュール→本モジュール

測温抵抗体入力モジュール

ページ（１）情報ステータス、制御出力（オフセットアドレス+0）
15 14

13 12

11 10

98

未使用

温度入力使用状態

76543210+0
未使用

制御出力

BUSY
モード表示
ビット
01234-789101112,131415

フラグ名
チャネル１ 制御出力
チャネル2 制御出力
チャネル3 制御出力
チャネル４ 制御出力
未使用
チャネル１ 温度入力使用状態
チャネル２ 温度入力使用状態
チャネル３ 温度入力使用状態
チャネル４ 温度入力使用状態
未使用
BUSY
モード表示

内容
ON:制御出力ON,OFF：制御出力OFF

ON：使用、OFF：未使用

ON:処理中、OFF：処理済（アクセス可）ON:パラメータ設定/読出モード、OFF：温度変換値読出モード（２） ALM1,2、警報使用状態（オフセットアドレス+1）
15 1413 1211 1098765432

1+1
未使用
ビット
012
3456789101112-15

フラグ名
チャネル１ ALM１警報出力
チャネル2 ALM１警報出力
チャネル3 ALM１警報出力
チャネル4 ALM１警報出力
チャネル1 ALM2警報出力チャネル2 ALM2警報出力チャネル3 ALM2警報出力
チャネル4 ALM2警報出力
チャネル1 警報使用状態
チャネル2 警報使用状態
チャネル3 警報使用状態
チャネル4 警報使用状態
未使用

警報使用状態

ALM2 警報出力

内容
ON：ALM1警報検知

ON:ALM2警報検知

ON:使用、OFF：未使用

ALM1 警報出力

017/28測温抵抗体入力モジュール

ページ

18/28

（３）異常ステータス（オフセットアドレス+ 2）
15 14

13 12

11 10

98

765

4

3

2

10+2RAS
ビット
0
1
2
3456
78
910
1112
13
1415

短絡警報

フラグ名
チャネル１ 温度計測異常
チャネル2 温度計測異常
チャネル3 温度計測異常
チャネル4 温度計測異常
チャネル1 断線
チャネル2 断線
チャネル3 断線
チャネル4 断線
チャネル1 短絡チャネル2 短絡チャネル3 短絡チャネル4 短絡
EEPROM較正値異常（重故障）
EEPROMユーザ設定値異常
未使用
種別設定スイッチ設定異常断線警報

温度計測異常内容
ON：異常検知、OFF：正常（断線検知または短絡検知にてONします。）

ON:断線検知、OFF：正常（信号線A,B,ｂの断線または測温抵抗体の抵抗値が350Ω以上のとき断線と判断し、ONします。）
ON:短絡検知、OFF：正常（測温抵抗体の抵抗値が15Ω以下のとき短絡と判断しONします。）

ON:異常発生
ON：異常検知
ON：設定異常（設定範囲（00-47）外の設定のときONします。）

異常発生時の温度変換値の変化について① 本モジュールは温度計測異常（断線または短絡検出時）を検出すると、動作パラメータの アップダウンス
ケール処理 の設定にしたがい、使用している測温抵抗体の上限値+5%（アップスケール）または測温抵抗体の下限値-5%（ダウンスケール）を温度変換値としてレジスタに格納します。
② EEPROM較正値異常を検出すると、温度変換値は 0 となります。
③ EEPROMユーザ設定値異常を検出しても、温度変換値は設定されている測温抵抗体種別のレンジで動作します。本異常が発生した場合、再度パラメータ設定を行ってください。
④ 種別設定スイッチ設定異常の場合、測温抵抗体の種別を 00 （Pt0-200℃）として動作します。

測温抵抗体入力モジュールページ

19/28（４）切換コマンドステータス（オフセットアドレス+3）
本モジュールが現在どのパラメータを書き込んだり、読み出したりしているかの状態を示します。
15 14

13 12

11 10

98765432

10+3
未使用
ビット
012
3
456,78910
1112-15

フラグ名
動作パラメータ１書込モード
動作パラメータ2書込モード
動作パラメータ１読出モード
動作パラメータ2読出モード
動作パラメータ3読出モード
動作パラメータ4読出モード
未使用
チャネル1
チャネル2
チャネル3
チャネル4
未使用

チャネル№

未使用

パラメータ種別

内容
ON:動作パラメータ１書込モード（全チャネル一括）
ON:動作パラメータ２書込モード（チャネル毎）
ON:動作パラメータ１読出モード（全チャネル一括）
ON:動作パラメータ２読出モード（全チャネル一括）
ON:動作パラメータ３読出モード（全チャネル一括）
ON:動作パラメータ４読出モード（チャネル毎）
8-11ビット中のいずれか1ビットがONし、現在どのチャネルを設定/読出しているかが表示されます。
（ 動作パラメータ２書込モード 、 動作パラメータ４読出モード のとき使用します。）（５）温度変換値/ステータス（オフセットアドレス+4〜+7）
各チャネルの温度変換値や設定されているパラメータがこのレジスタに格納されます。どの情報が格納されているかは情報ステータス（オフセットアドレス+0）の モード表示 ビット（15ビット目）および切換コマンドステータ
ス（オフセットアドレス+3）のビット情報により判別します。
モード表示
フラグ
OFF
ON
ON
ON
ON

BUSY
フラグ
OFF
OFF
OFF
OFF
OPF

切換コマンドステータス
OFF
2ビット目がON
3ビット目がON4ビット目がON
5ビット目およびチャネル№に該当するビットがON

表示モード（レジスタ+4〜+7へ格納される情報）
温度変換値読出モード
動作パラメータ１読出モード
動作パラメータ２読出モード
動作パラメータ３読出モード
動作パラメータ４読出モード

測温抵抗体入力モジュール

ページ

20/28

①温度変換値読出モード
各チャネルの温度変換値がINT形で格納されます。
(MSB)
15(LSB)
0+4+5+6+7チャネル１ 温度変換値
チャネル２ 温度変換値
チャネル３ 温度変換値
チャネル４ 温度変換値

INT 形

注）温度変換値表示を %値 に設定した場合、選択した測温抵抗体の温度範囲の0.00%〜105.00%がレンジとなります。また、 工業値 に設定した場合、選択した測温抵抗体の温度範囲の-5%のアンダーレンジ、+5%のオーバレンジをもちます。

②動作パラメータ１読出モード
各チャネルのPVオフセット値、ディジタルフィルタ値がWORD形で格納されます。
(MSB)
15+4+5+6+7(LSB)0

チャネル2 PVオフセット値
チャネル4 PVオフセット値
チャネル2 ディジタルフィルタ値
チャネル4 ディジタルフィルタ値

チャネル1 PVオフセット値
チャネル3 PVオフセット値
チャネル1 ディジタルフィルタ値
チャネル3 ディジタルフィルタ値

WORD 形③動作パラメータ２読出モード
各チャネルの警報ONディレー時間、警報種別がWORD形で格納されます。

+4+5+6+7(MSB)
15チャネル1チャネル2チャネル3チャネル4(LSB)0
警報ONディレー時間
警報ONディレー時間
警報ONディレー時間
警報ONディレー時間

チャネル1チャネル2チャネル3チャネル4

警報種別
警報種別
警報種別
警報種別

WORD 形

測温抵抗体入力モジュールページ④動作パラメータ３読出モード
以下のパラメータ値がWORD形で格納されます。
(MSB)
15+4+5+6+7(LSB)0白金測温抵抗体種別№
制御出力動作
変換値単位未使用
未使用

未使用

15 14

13 1211 109876

ｱｯﾌﾟﾀﾞｳﾝｽｸｰﾙ
WORD 形

5432

10+5
未使用

ビット
012
3456789101112-15

フラグ名
チャネル1チャネル2チャネル3チャネル4チャネル1チャネル2チャネル3チャネル4チャネル1チャネル2チャネル3チャネル4
未使用

制御出力動作

変換値単位設定

ｱｯﾌﾟﾀﾞｳﾝｽｹｰﾙ処理

内容
ｱｯﾌﾟﾀﾞｳﾝｽｹｰﾙ処理
ON:ダウンスケール処理、OFF：アップスケール処理
ｱｯﾌﾟﾀﾞｳﾝｽｹｰﾙ処理ｱｯﾌﾟﾀﾞｳﾝｽｹｰﾙ処理
ｱｯﾌﾟﾀﾞｳﾝｽｹｰﾙ処理
変換値単位設定
ON:％値（0.00〜105.00％）、OFF：工業値
変換値単位設定
変換値単位設定
変換値単位設定
ON:正動作、OFF：逆動作
制御出力動作制御出力動作制御出力動作制御出力動作21/28

測温抵抗体入力モジュール

ページ

22/28

⑤動作パラメータ４読出モード
チャネル毎に以下のパラメータ値がINT形で格納されます。
(MSB)
15(LSB)
0+4+5+6+7SV値（設定値）
ALM1設定値
ALM2設定値
ON/OFF不感帯

INT 形

動作パラメータ４はチャネル毎に格納されるため、オフセットアドレス+3の8-11のいずれのビットがONしているかで、どのチャネルの情報が格納されているかを判別する必要があります。

（６）設定コマンド（オフセットアドレス+8）
15 1413 12

11 1098765432

10+8
未使用
温度入力使用設定
パラメータ設定要求ビット
0123456789101112-1415フラグ名
チャネル1 制御出力許可/禁止
チャネル2 制御出力許可/禁止
チャネル3 制御出力許可/禁止
チャネル4 制御出力許可/禁止
チャネル1 警報使用設定
チャネル2 警報使用設定
チャネル3 警報使用設定
チャネル4 警報使用設定
チャネル1 温度入力使用設定
チャネル2 温度入力使用設定
チャネル3 温度入力使用設定
チャネル4 温度入力使用設定
未使用
パラメータ設定要求

警報使用設定制御出力動作設定内容
ON:制御出力許可
OFF:制御出力禁止

ON:使用、OFF:未使用

ON:未使用、OFF：使用

ON:パラメータ設定/読出要求注）制御出力許可から禁止にしたとき制御出力がONしていた場合、制御出力フラグはOFFします。

測温抵抗体入力モジュール

ページ

23/28

（７）切換コマンド（オフセットアドレス+9）
15 14

13 1211 1098765432

10+9
未使用
ビット
0123456,789101112-15

フラグ名
動作パラメータ1書込モード
動作パラメータ2書込モード
動作パラメータ1読出モード
動作パラメータ2読出モード
動作パラメータ3読出モード
動作パラメータ4読出モード
未使用
チャネル1
チャネル2
チャネル3
チャネル4
未使用

チャネル№

未使用

パラメータ種別

内容
ON:動作パラメータ1書込モード（全チャネル一括）
ON:動作パラメータ2書込モード（チャネル毎）
ON:動作パラメータ1読出モード（全チャネル一括）
ON:動作パラメータ2読出モード（全チャネル一括）
ON:動作パラメータ3読出モード（全チャネル一括）
ON:動作パラメータ4読出モード（全チャネル一括）
動作パラメータ2書込モード、動作パラメータ4読出モード指定時、アプリケ
ーションプログラムにて8-11ビット中のいずれか1ビットをONし、チャネルを指定します。

注１）0-5ビットはいずれか1ビットのみONさせてください。複数のビットがONしている場合、指定したモードは有効にならずその前のモードのままとなります。
注２）8-11ビットはいずれか1ビットのみONさせてください。複数のビットがONしている（チャネル№を重複）場
合、指定したモードは有効にならずその前のモードのままとなります。

測温抵抗体入力モジュール

ページ

24/28

（８）パラメータ設定（オフセットアドレス+10〜+15）
設定コマンド（オフセットアドレス+8）の15ビット目をONすると、情報ステータス（オフセットアドレス+0）の15ビット目がONし、 パラメータ設定/読出モード になります。次に本レジスタに設定データを入力し、切換コマンドの該当ビットをONさせます。
①動作パラメータ１書込モード
下記に示す位置にデータを設定し、 動作ﾊﾟﾗﾒｰﾀ1書込ﾓｰﾄﾞﾌﾗｸﾞ(切換コマンドの0ビット目)をONさせます。
(MSB)
15+10+11+12+13+14+15(LSB)0

チャネル2 PVオフセット値
チャネル4 PVオフセット値
チャネル2 ディジタルフィルタ値
チャネル4 ディジタルフィルタ値
未使用
制御出力動作

チャネル1 PVオフセット値
チャネル3 PVオフセット値
チャネル1 ディジタルフィルタ値
WORD 形
チャネル3 ディジタルフィルタ値
変換値単位
ｱｯﾌﾟﾀﾞｳﾝｽｸｰﾙ
未使用

15 1413 1211 1098765432

10+5
未使用
ビット0123456789101112-15

制御出力動作

変換値単位設定

ｱｯﾌﾟﾀﾞｳﾝｽｹｰﾙ処理

フラグ名
内容
チャネル１ ｱｯﾌﾟﾀﾞｳﾝｽｹｰﾙ処理ON:ダウンスケール処理、OFF：アップスケール処理
チャネル2 ｱｯﾌﾟﾀﾞｳﾝｽｹｰﾙ処理
チャネル3 ｱｯﾌﾟﾀﾞｳﾝｽｹｰﾙ処理
チャネル4 ｱｯﾌﾟﾀﾞｳﾝｽｹｰﾙ処理
チャネル１ 変換値単位設定
ON：％値、OFF：工業値
チャネル2 変換値単位設定
チャネル3 変換値単位設定
チャネル4 変換値単位設定
ON：正動作、OFF：逆動作
チャネル１ 制御出力動作
チャネル2 制御出力動作
チャネル3 制御出力動作
チャネル4 制御出力動作
未使用

測温抵抗体入力モジュール

ページ

25/28

②動作パラメータ２書込モード
下記に示す位置にデータを設定し、 動作ﾊﾟﾗﾒｰﾀ2書込ﾓｰﾄﾞﾌﾗｸﾞ(切換コマンドの1ビット目)をONさせます。
動作パラメータ２はチャネル毎に設定する必要があります。警報ONディレー時間および警報種別は WORD
形 で、その他のパラメータは INT形 で設定してください。
(MSB)
15+10+11+12+13+14+15(LSB)0
警報ONディレー時間

警報種別
SV値（温度設定値）
ALM1設定値
ALM2設定値
ON/OFF不感帯
未使用

WORD 形INT 形

測温抵抗体入力モジュールページ

26/28４−２ パラメータ４−２−１ パラメータ一覧
パラメータ名PVオフセット値
ディジタルフィルタ値
制御出力動作設定
変換値単位設定
アップダウンスケール処理
警報ONディレー時間
警報種別
SV値（温度設定値）
ALM1設定値
ALM2設定値
ON/OFF不感帯

設定範囲（単位）
初期値-10.0%〜-10.0%(0.1%)
注１）
0%1〜100ｓ(1ｓ)
注１）注２）
1s
ON:正動作、OFF：逆動作
OFF:逆動作
ON:％、OFF：工業値
OFF:工業値
ON:ﾀﾞｳﾝｽｹｰﾙ処理、OFF：ｱｯﾌﾟｽｹｰﾙ処理
OFF:ｱｯﾌﾟｽｹｰﾙ処理
0〜100ｓ(1ｓ)
注1）
0s
0〜13
注１）
0:上限絶対値
ﾌﾙｽｹｰﾙの0-100%の工業値 注３）
ﾌﾙｽｹｰﾙの50%の工業値
ﾌﾙｽｹｰﾙの80%の工業値
ﾙｽｹｰﾙの20%の工業値
ﾌﾙｽｹｰﾙの0.5%〜20.0%の工業値
ﾌﾙｽｹｰﾙの0.5%の工業値

更新時期
アプリケーシ
ョンによるパラメータ書込
み時
注4）

注１）2つの設定項目を1ワードのWORD形で設定する必要があります。例えば下図のような場合、＜設定例＞
チャネル1を-10.0%、チャネル2を5.0%と設定する場合、-10.0%→-100→9C(h)、5.0%→50→32(h)となり、オフセットアドレス+10の領域に 9C32h と設定します。

注２）1s未満または100sを超える値を設定した場合、1s未満の場合は1sに、100sを超える場合は100sに設定されます。
注３）例えば、測温抵抗体種別№00のPt 0-200の場合、設定範囲は0-200℃となり、設定単位は1℃です。
注４）アプリケーションによるパラメータ書込時、本モジュールのEEPROM内にデータが書き込まれます。
EEPROMの書込保証回数10万回を超えないようにアプリケーションを作成してください。

測温抵抗体入力モジュール

ページ

27/28

第５章 配線
５−１ 端子への信号配置

５−２ 配線例

注１）特にノイズが多い場合、D種接地してください。
注２）SLD端子は内部で接続されています。
注３）NC端子を他の信号や制御電源などの中継端子として使用しないでください。
注４）本モジュールへの配線は、シールド付きツイストより線で抵抗値が無視できるような抵抗値の少ないケーブルを使用してください。

測温抵抗体入力モジュール

ページ28/28

付録１ 白金測温抵抗体の基準抵抗値
１． Pt100の基準抵抗値（R0=100Ω、R100/R0=1.3851）
JIS C 1604-1997 （単位：Ω）
温度（℃）-0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100
60.26
56.19
52.11
48.00
43.88
39.72
35.54
31.34
27.10
22.83

-0
100.0
96.09
92.16
88.22
84.27
80.31
76.33
72.33
68.33
64.30

温度（℃）
01020304050607080
90

0100.00
103.90107.79111.67115.54
119.40123.24127.08130.90134.71100138.51
142.29146.07
149.83153.58157.33161.05164.77168.48172.17200
175.86179.53183.19186.84
190.47194.10197.71201.31204.90208.48300
212.05215.61
219.15
222.68226.21229.72233.21236.70240.18243.64400
247.09250.53253.96257.38260.78264.18267.56270.93274.29277.64500
280.98284.30287.62290.92294.21
297.49300.75304.01307.25
310.49２． JPt100の基準抵抗値（R0=100Ω、R100/R0=1.3916）
JIS C 1604-1997 （単位：Ω）
温度（℃）-0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100
59.57
55.44
51.29
47.11
42.91
38.68
34.42
30.12
25.80

-0
100.00
96.02
92.02
88.01
83.99
79.96
75.91
71.85
67.77
63.68

温度（℃）
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

0
100.00103.97107.93111.88115.81119.73123.64127.54131.42135.30100
139.16143.01146.85150.67154.49458.29162.08165.86
169.63173.38200
177.13180.86184.58188.29191.99195.67199.35203.01206.66210.30300
213.93217.54221.15224.74228.32231.89235.45238.99242.53246.05400
249.56253.06256.55260.02263.49266.94270.38273.80277.22280.63500
284.02287.40600
313.71316.92
320.12323.30326.48329.64