ロッドライト （両端コネクタタイプ：RL□□-FR**C） 取扱説明書

要保管

エイテックス株式会社

この度は、本製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本書をよくお読みの上、正しく安全にご使用ください。 工事終了後、本書はお客様が保管してください。

仕□ 本製品は電気工事有資格者が施工してください。
□ 本製品はＡＣ１００Ｖ専用です。定格外の電圧を入力しないでください。
□ 屋内専用です。直射日光の当たる場所でのご使用はできません。
防水構造ではありませんので、水回りや結露するような高湿の場所でご使用はできません。感電の原因となります。
□ 濡れた手での工事は危険です。感電の原因となります。
□ 腐食性ガスの発生する場所では、火災・感電の原因となりますので、ご使用できません。
例） ・ ゴム（及びそれを含む加工品）やダンボールなど硫黄成分を含む部材が近くにある場合
・ 温泉など硫黄成分を含む雰囲気で使用する場合□ 製品に異常が発生した場合は、ただちに電源を切り販売店・工事店にご相談ください。

□ 施工は電源を切った状態で行ってください。
誤って配線を短絡させた場合、故障の原因となります。
□ 点灯状態の発光部を直視しますと目を痛めることがあります
ので、十分ご注意ください。
□ 製品の周囲温度が-10～40℃の範囲になるようにしてください。
器具の温度上昇を避ける為、推奨寸法をお守りください。
※推奨寸法は最小設置寸法参照。
推奨寸法を遵守しない場合、寿命が短くなることがあります。
□ 分解・改造にあたる行為が発生した場合は、保証対象外となります。
□ 静電気はＬＥＤ破損の原因になりますので、ご注意ください。
□ ＬＥＤ素子にはバラつきがある為、同一製品において明るさ、色味が異なる場合があります。
□ 外部調光器を接続する場合は事前にマッチングテストを行ってください。

Ver.190423

様姿図■この両端コネクタタイプは、以下の場合に使用します。
① 外部調光器を接続する場合… 「AC入力/PWM入力ケーブル」（オプション）が必要② 連結する場合 … 最大連結長15m（器具長）
本体仕様
項目
仕様
品名
ロッドライト
品番
RL□□-FR**C□□
27303540
発光色
色温度
2700K
3000K
3500K
4000K
入力電圧AC100V
使用環境
屋内 -10～40℃（結露無きこと）
サイズ Ｗ30 × Ｈ42 × Ｌ mm（ホルダーを除く）
外形**
03060912L（器具長）
300mm
598mm
897mm
1196mm**03060912
消費電力 各消費電力
9Ｗ
17Ｗ
24Ｗ
32Ｗ
**
03060912
重量
各重量
300g
500g
700g
1000g
最大連結長 15m （器具長）
適合信号線 CPEV-S0.9-1P又はCPEV-S1.2-1P
調光範囲
5～100％ （調光器からの調光信号による）
備考

L（器具長）
300mm
598mm
897mm
1196mm
1495mm505000K

2個
3個4個※ホルダー取付用のM4ねじは付属されていません。
取付面に応じたM4ねじを準備してください。

寸法・外観
151495mm
1540Ｗ
151200g

調光器を接続する場合には「AC入力/PWM入力ケーブル」（オプション）が必要です

オプション（施工補助部材）
品名
品番
仕様
AC入力/PWM入力ケーブル WCRL-ＩC AC100V/PWM調光信号入力（500mm）
送りケーブルWCRL-RC 300mm
AC入力/PWM送りケーブル WCRL-PC AC100V入力（500mm）/PWM調光信号送り（30mm）
推奨調光器
メーカー
ルートロン
ルートロン
パナソニックパナソニック【ホルダー】

ホルダー
付属数

機種
グラフィックアイQS＋GRX-PWM-JA
パウパックRMP-5PWM-DV-B
ライトマネージャーS＋NQL10021
ライトコントロールNQ20355

上記以外のPWM調光器を使用する場合は、事前にマッチングテストを行ってください。

単位 ： mm

メンテナンスについて必ず電源を切った状態で行ってください。
埃や汚れを除去する際には、中性洗剤溶液を含ませた軟らかい布等で拭き上げてください。

保証

本製品の保証期間は納入後１年間です。
※ただし、左記の警告・注意事項に関する不具合は保証対象外となります。

ロッドライト （両端コネクタタイプ：RL□□-FR**C） 取扱説明書

要保管

エイテックス株式会社

この度は、本製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本書をよくお読みの上、正しく安全にご使用ください。 工事終了後、本書はお客様が保管してください。

設置図（施工例）
PWM信号線（赤・白）CPEV-S1.2-1P

AC100V

オプションケーブルの接続方法
AC100VPWM信号線に極性はありません。
それぞれPWM調光器のPWM信号に接続してください。

Ver.190423①

AC入力/PWM入力ケーブル（WCRL-ＩC）の使用方法
・ AC100VとPWM調光信号を入力する場合に使用します。（長さ：500mm）
1. 入力側の裏蓋を矢印方向にスライドし、コネクタを取り出す。

PWM調光器

入力側

2. コネクタにAC入力/PWM入力ケーブルを接続し、アルミケースの中に入れて裏蓋を閉める。

最大連結長15m（器具長）

入力側

全て
両端コネクタタイプ
品番：RL□□‐FR**C①② 送りケーブル（WCRL-RC）の使用方法
・ 器具間を離して設置する場合に使用します。（長さ：300mm）

調光器と接続する場合はAC入力/PWM入力ケーブル（長さ：500mm）
品番：WCRL-IC※300mm以上離す場合は必要な本数の送りケーブルを連結します。
1. 送り側/入力側の裏蓋を矢印方向にスライドし、コネクタを取り出す。
送り側②③

2. 送りケーブルを送り側/入力側の両コネクタに接続し、アルミケースの中に入れて裏蓋を閉める。

離して設置する場合は送りケーブル（長さ：300mm）
品番： WCRL-RC

PWM信号を15m以上連結する場合はAC入力/PWM送りケーブル（長さ：AC入力500mm/PWM送り30mm）
品番： WCRL-PC

入力側

送り側

AC100V

入力側③ AC入力/PWM送りケーブル（WCRL-PC）の接続方法
・ PWM信号を15m以上連結する場合に使用します。（長さ：AC入力500mm/PWM送り30mm）※AC100Ｖの最大連結長は15mです。
1. 送り側/入力側の裏蓋を矢印方向にスライドし、コネクタを取り出す。
入力側

送り側

※ご使用の調光器の取扱説明書もあわせてご確認の上、配線作業を行ってください

2. AC入力/PWM送りケーブルを送り側/入力側の両コネクタに接続し、アルミケースの中に入れて裏蓋を閉める。
太ケーブルはAC100Vに接続する。
AC100V

送り側

入力側

ロッドライト （両端コネクタタイプ：RL□□-FR**C） 取扱説明書

エイテックス株式会社

要保管

この度は、本製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本書をよくお読みの上、正しく安全にご使用ください。 工事終了後、本書はお客様が保管してください。

配線方法

取付方法

・ 外部PWM調光器を使用して調光を行う場合は以下のように配線してください。

■ １系統の先頭同様、２台目以降も両端コネクタタイプ（品番：RL□□-FR**C）をご使用ください。
※同一系統は先頭の調光に従って連動します。
〈器具連結〉① 送り器具の送り側および連結器具の入力側の裏蓋を矢印方向にスライドし、コネクタを取り出す。

太ケーブルはAC100Vに接続してください。
両端コネクタAC100

AC入力/PWM入力ケーブル（オプション）
PWM信号線に極性はありません。
それぞれPWM調光器のPWM信号に接続してください。

赤ケーブル
（細）

PWM

CPEV-S1.2-1P※必ずシールドケーブルを使用し、シールドの両端はアースを取ってください。

AC100V

送り器具：裏蓋

コネクタ

送り側② 送り器具の送りコネクタを引き出して連結器具の入力コネクタに接続し、接続したコネクタを連結器具のアルミケースの中に入れる。
※ケーブルはエンドキャップの溝を通してください。
連結したコネクタ

送り側

最小設置寸法
器具の周囲温度が-10～40℃の範囲になるようにしてください。
器具の加熱を避けるため、下記の推奨寸法をお守りください。推奨寸法を遵守しない場合、破損・故障の原因となります。
造営材との離隔寸法（天井面設置）

コーニス照明

10以上

150以下

100以上

造営材との離隔寸法（壁面設置）

10以上
130以上

100以下

50以上

120以上110以上
120以上

単位：ｍｍ

密閉空間（下向き）

密閉空間（上向き）

120以上※密閉空間でご使用される場合、放熱の良い素材、もしくは放熱穴を開けてください。

連結器具：裏蓋

入力

ケーブル

コーブ照明

Ver.190423

入力側③ 送り器具および連結器具の裏蓋を閉める。

送り側

入力側

〈ホルダー取付〉
器具には右表の数量のホルダーが同梱されていますので、同梱数に応じたホルダーを取り付けて器具を固定してください。
ホルダーを取り付ける際は、取付面に応じた材質のM4ねじを選定ください。
・ 木に固定する場合の推奨：
木ねじ/呼び径4.1/丸頭ねじ

すべり止めねじ（別途）

Ｌ（器具長）
300mm
598mm
897mm
1196mm
1495mm

ホルダー付属数

2個
3個4個※垂直/斜めに固定する場合は、取付面に応じたねじですべり止めを行ってください。