ハイブリッド給湯・暖房システム
総合カタログ 2024 I

ハイブリッド給湯・暖房システム

家庭からカーボンニュートラルに貢献する、「ECO ONE」という環境対策。
地 球 温 暖 化 への対 策として、世 界 中でカーボンニュートラル への取り組みが進められています。
日本に目を移せば、C O 2 排 出 量における家 庭 部 門の割 合は約 1 5％と言われています。
なかでも家 庭のエネルギー消 費の大 半を占めるのが、給 湯と暖 房 。
脱 炭 素 社 会の実 現に向けて、C O 2 排 出 量の少ない
高 効 率 給 湯 器が社 会から必 要とされているのです。
ガスと電 気を効 率よく利 用 することで高い省エネ性 能を誇るE C O O N Eは、
従 来のガス給 湯 器に比 べて、5 0 % 以 上ものC O 2 排 出 量の削 減を実 現します。
各 家 庭が毎日の暮らしを通して、地 球 環 境の未 来にも貢 献していく。
これからの時 代に求められる家 庭 用 給 湯 器の理 想の姿 。それが、E C O O N Eです。

01

INDEXE C O O N Eの仕 組み

04

最も省エネ

07

マイクロバブル バスユニット／ 17
ウルトラファインバブル
便 利なリモコン＆アプリ

21

設置性

28

ラインアップ

29

温水式暖房

39

設 置 工 事について

48

オプション

55

02

ガスと電気で、家族の暮らしをあたためるの仕組み
エコワンは、水をあたためてお 湯にします。
エコワンは、お 湯を利用して暖 房にします。
キッチンや 洗面浴 室の水まわり、リビングの床 暖 房まで。
毎日かしこく、家 族 の暮らしをあたためています。

ガス給湯器

給湯の場合
W

給湯×暖房

S
給湯

通常のお湯を使用するとき

キッチンや洗面、シャワーなどで使 用するお湯は、効率の良い
ヒートポンプで沸かして貯めておいたタンクからお湯を供給し

お湯

ます。

給湯

循環ポンプ

水
混合弁
膨張弁
空気熱交換器

給水
圧縮機

ヒートポンプユニット

W

給湯×暖房

S
給湯

タンクユニット

お風呂へのお湯はりや数ヵ所で同時使用するとき
ガスの熱

お風呂への湯はりや複数の蛇口からの同時給湯など、お湯を大量に使用するときはタンクのお湯に加え、エコジョーズで必要な湯量をサポート。湯切れもなく、お風呂の湯はりもスピーディーです。

給湯

混合弁
空気の熱
給水

［ヒートポンプユニット］ ［タンクユニット］
03

W ダブルハイブリッド

給湯×暖房

W

給湯

ガス給湯器

暖房の場合
給湯×暖房

S シングルハイブリッド

床暖房を使用するとき

ガスの熱

床暖房の立ち上がりはエコジョーズで素早く部屋を暖め、定常
時は主にヒートポンプで沸かしたお湯を循環して室温を維持します。ハイブリッドだから床暖房の快適性と光熱費の削減を両立できます。

膨張弁
空気熱交換器

暖房
圧縮機

ヒートポンプユニット

W

給湯×暖房

タンクユニット

高温暖房を使用するとき
ガスの熱

浴室暖房や温水ルームヒーターなど高温暖房を使うお湯は、エコ
ジョーズで沸かしてお湯を循環させます。

S
給湯

温水暖房を使用するとき
暖房

床暖房や浴室暖房、温水ルームヒーターなどで使うお湯は、エコ
ジョーズで沸かしてお湯を循環させます。

［ヒートポンプユニット］ ［タンクユニット］
04

給 湯器史上最高性能
ECO ONE NEW 160L type Debut
ガスと電 気で快 適をつくる、省エネN o . 1の給 湯 器 E C O O N E が、新たに生まれ 変わりました。
給 湯 器にもこだわりたい、あなたが選ぶべきは、住まう人にも、家 計にも、そして環 境にも優しい進 化したE C O O N E です。

05

148.
56
年間給湯効率 ※1

達成

給湯使用時のCO 2排出量（1年間）※2

削減

業界

Air Bubble

トップクラスのレジリエンス性の

省エネ性 能向上Technology
搭載※１：JGKAS A705-2020に基づく年間給湯効率160Lタイプ、
6地域給湯負荷16.6GJ／年の場合。RTU-R1602。
※２：国立研究開発法人建築研究所（協力：国土交通省国土技術政策総合研究所）による「建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報」
で公開されている平成28年省エネルギー基準に準拠した「エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）
Ver.3.5.0」（6地域）による算出（2024年2月現在）。年間給湯おいだき負荷18.3GJ。電気：電気事業者別排出係数（特定排出者の温室効果ガス排出量算定用）−令和3年度実績−R5.5.26環境省・経済産業省公表代替値。
LPガス：温室効果ガス総排出量算定方法ガイドラインVer1.0平成29年3月環境省。
従来型ガス給湯器（給湯暖房タイプ）
との比較。

06

最も省エネ
環境にやさしいお湯をつくる。
家族にやさしいお湯をつくる。
ご家庭のエネルギーの65%は、給湯と暖房が消費しています。
お湯の使いすぎは、単にお水の使いすぎでなく、エネルギーの使いすぎなのです。

07

給湯一次エネルギー消費量を大幅に削減
エコワンは、省エネ設備の評 価 基 準と※［地域別給湯一次エネルギー消費量（GJ/年）］

なる給湯一次エネルギー消費削減率において、業 界最高レベル の削 減を実 現3地域しました。ハイブリッド 給 湯・暖 房シス

30

テムの先駆者として蓄積したノウハウを39% 削減25
20

活かし、設計を大幅に見直すことで圧倒

15

的な高効率を達成。
ゼロエネルギーハウス

10（ZEH）を達 成するために、エコワンが5

令和元年
省エネルギー基準における地域区分

0

大きく貢献します。

基準4地域

エコジョーズ エコキュート ECO ONE（160Lタイプ）

40% 削減5地域

一次エネルギーとは…

30

石炭や石油、天然ガスなど自然界に存在している

25

25

ままの形状で得られるエネルギーのこと。一次エネ

20

20

15

15

10

10

5

5

ルギー効率は最終エネルギー消費をまかなうために利用されたエネルギー量を、投入された一次エネ
ルギーの量に換算した効率です。
※国立研究開発法人建築研究所（協力：国土交通省国土技術政策総合研究所）による「建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報」で公開されている平成28年省エネルギー基準に準拠 し た「 エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 計 算 プ ロ グ ラム（ 住 宅 版 ）Ver.3.5.0」（6地域）による算出（2024年2月現在）。
・地域は令和元年省エネルギー基準における地域区分 ●延床
面 積：120㎡・基 準となる給 湯 器は、3〜4地 域：石油 給 湯 器（モード熱効率81.3％）、5〜7地域：ガス給湯器（モード熱効率78.2％）
・削減 率は 基 準となる給 湯 器に対する割合 ●エコキュート（JIS効率3.3）、エコジョーズ（モード熱効率92.5％）30

45% 削減00
基準

エコジョーズ エコキュート ECO ONE（160Lタイプ）

基準

6地域

7地域

30

30

47% 削減25

49% 削減

25

20

20

15

15

10

10

5

5

エコジョーズ エコキュート ECO ONE（160Lタイプ）00
基準

エコジョーズ エコキュート ECO ONE（160Lタイプ）基準

エコジョーズ エコキュート ECO ONE（160Lタイプ）

住 宅 は 一 次 エネ ル ギ ー 消 費 規 制 の 時 代 へ 。
まもなく住宅・建築物の省エネルギー基準が義務化されます。外皮の断熱性のみの規制から建物全体の省エネルギー性能をよりわかりやすく把握できる基準とするため、「 一次エネルギー消費量」
を指標とした建物全体の省エネルギー性能を評価する基準に改正されます。その真意は、家を建てる時やリフォームする際、国民が共通の計算プログラムを使用することで、家庭でエネルギーを使っている要素は何かという真実を知るようになることです。
東京大学
工学系研究科
建築学専攻
准教授 前 真之氏

エネルギー価格の高騰により光熱費の負担が大きくなりつつある今、省エネこそが光熱費の削減につながる唯一の手段です。省エネ型の高効率設備を導入することで、経済的且つ満足度の高い快適な暮らしが可能になります。

08エコワンは業界トップクラスの省エネ性能

148.1%［年間給湯効率］●JGKAS A705-2020に基づく年間給湯効率
160Lタイプ、
6地域給湯負荷16.6GJ／年の場合エコワンならゼロエネルギーハウス（ZEH）に大きく貢献
標準的な新築住宅のゼロエネルギー化が推奨されている現代において、省エネ設備の一次エネルギー
消費量

選択は一層重要になってきています。一次エネルギー効率がきわめて高いエコワンを選択すれば、快適な暮らしだけでなく、ゼロエネルギーハウス（ZEH）の実現にも大きく貢献します。

ゼロエネルギーハウス（ZEH）とは…
断熱性能を高め、先進の省エネ設備機器を導入することで、一次エネルギー消費量を可能な限り削減。太陽光発電

給湯
+
冷暖房
+
換気
+
照明

など創エネ設備を組み合わせることで、正味一次エネルギー消費量をゼロに。これが、ゼロエネルギー住宅です。

省エネ
ECO ONE

断熱
創エネ

0

≦

ZERO

家庭のエネルギー消費の大半が給湯と暖房［省エネ基準一次エネルギー消費量割合］［給湯一次エネルギー消費量（GJ/年）
］
基準給湯器
（ガス）

●その他設備を除く

エコジョーズ照明

モード熱効率
92.5%

18%
給湯

42%

8

換気 %

9

25.1
21.6

エコキュート（JIS3.3）

18.0

ECO ONE

13.4（160Lタイプ）

約14％

約 28％

約 47 ％

冷房 %

暖房

23%

※
［給湯+暖房一次エネルギー消費量（GJ/年）］

基準給湯器 +エアコン（ガス）
エコジョーズ + 床暖房

40.2

約-4％

エコキュート +床暖房
（JIS3.3）

33.8

約12％

ECO ONE + 床暖房（ダブルハイブリッド）

30.7

約 20％

モード熱効率換算値
86.6%

リンナイ
だけ

ダブルハイブリッドなら、給湯＋床暖房を採用してもゼロエネルギーハウス（ZEH）の
実現が可能

38.5

※外皮条件：UA値0.6W/㎡K・
ηAH2.2・
ηAC2.2、設備条件：主たる居室→温水床暖房、敷設率50%、上面放熱率90%、断熱配管採用、全てもしくは一部が断熱区間外を通過。特記なき項目は全て初期値にて試算。ダブルハイブリッド
はリンナイ㈱調べ。
（2019年3月現在）

09最も省エネ56%※1［給湯使用時のCO2排出量（1年間）］

エコワンは
CO 2排出量も業界最小※11,500㎏

地球温暖化防止にも力を発揮します削減

1,563kg 1,506kg

812kg

665kg

700㎏

エコワンは、従来のガス給湯器と比べて年間約56％以上もの
CO 2 排出量を削減することができます。また、太陽光発電と組み合わせれば、再生可能エネルギー電源を利用することになり 、今 対 策を急 がれてい る「 カーボ ンニュートラル宣 言

石油給湯器

ガス給湯器

エコキュートECO ONE（従来型）（JIS3.3）（160Lタイプ）が可能です。

※1 年間給湯おいだき負荷 18.3GJ
電気：電気事業者別排出係数（特定排出者の温室効果ガス排出量算定用）−令和3年度実績−
R5.5.26 環境省・経済産業省公表代替値
LPガス：温室効果ガス総排出量算定方法ガイドラインVer1.0 平成29年3月環境省
従来型ガス給湯器：給湯暖房タイプ

給湯光熱費が60%お得

床暖房光熱費も大幅に削減

電気とガスのエネルギーをハイブリッドすることで高い省

エコワンダブルハイブリッドタイプは、給 湯だけではなくエネ性を実現したエコワンは、従来のガス給湯暖房機と比べ床暖 房もハイブリッド運転します。さらにリンナイ独自のて給湯コストを約6.8万円削減。石油給湯器や電気温水器と床ほっとEハイブリッドとの組み合わせにより床暖房のラン比べても給湯ランニングコストを削減することができます。

ニングコストは従 来のガス給 湯暖 房機と比べて約3万円（2050年までにCO 2 排出量ゼロを達成）」にも貢献すること削減することができます。
［年間給湯ランニングコスト比較］※2

60%
44,400円

5万円

従来型ガス給湯器

10万円

78,150円

38%
48,700円

5万円

ECO ONE

従来型ガス給湯器

ECO ONE

（160Lタイプ）（床暖房システム）

ダブルハイブリッド
床ほっとEハイブリッド※2 年間給湯＋おいだき負荷18.3GJ
LPガス料金：従来ガス給湯器、
エコワン（160Lタイプ）
ともに通期450円╱m3
電気料金目安単価：27円/kWh
従来型ガス給湯器：給湯暖房タイプ

削減

10万円

削減

112,900円［年間床暖房ランニングコスト比較］※3※3 試算条件：ダブルハイブリッドの場合
UA値0.87W/㎡K相当、部屋面積18畳 1日8時間 立上げ2回 120日使用 LPガス料金450円╱m3
電気料金目安単価：27円/kWh
床暖房：給湯暖房機は温水温度60℃従来型温水マット、
ダブルハイブリッドは温水温度40℃床ほっとEハイブリッド
従来型ガス給湯器：給湯暖房タイプ●給湯一次エネルギー消費量、
CO2排出量、給湯光熱費は、国立研究開発法人建築研究所（協力：国土交通省国土技術政策総合研究所）による「建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報」
で公開されている平成28年省エネルギー基準に準拠した「エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）
Ver.3.5.0」（6地域）による算出（2024年2月現在）。

10

太陽光発電（PV）活用の鍵は、「売電」より「自家消費」●PV...Photovoltaic（太陽 光 発電）の略

余った電気を電力会社に売電できることが注目された太陽光発電ですが、買取価格の下落や電気 料金の高騰、脱炭素社会へ向けた再生可能エネルギーの活用の観点から、有効に自家消費することが必要とされています。合わ
せて、自然災害による停電への備え、蓄電池の性能向上に対して価格の低下などから、畜エネによる非常用電源の確保についても注目されるようになってきました。

ECO ONE でかしこく蓄熱（創エネ）・カンタンに節約
エコワンの 太 陽 光 発 電自家 消 費モ デル（ P V 活 用モ ード ）は 太 陽 光 発 電 時 間 帯 の 余 剰 電 力をかしこく使ってお 湯をつくるため、より一層のランニングコスト削 減 効果 があります。
●PV活用モードが初期設定されている商品はP30をご覧ください「リンナイアプリ」
からもかんたんに設定
できます

お湯を
使い切り

通常運転
過 去 の お 湯 の 使 用 状 況を学習して最適なタイミングと量で沸き上げる

朝

昼

夕

太陽光発電自家消費モデル

PV活用モード

昼間の余剰電力を使って強制的に、通常よりも高い温度で沸き上げます

太陽光発電の余剰電力時間帯に強制的に沸き上げし、前倒しで貯湯（＝蓄熱）

180L
シャワー1.5人分 60L

晩

お湯を
使い切り

浴槽満タン

+

沸き上げを
前倒し

※160Lタンクの場合●PV活用モードは、太陽光発電システムとは連動しません。

PV 活用モードの変 更はリモコンやアプリから、カンタンに設 定できます。
■■■■■■■■

リンナイアプリからの設定方法
太陽 光 発電モードを開いて「自家消費」を選 択するだけ。
アプリだと運転の切り替えや設定の確認に大変便利です。

リモコン

リンナイアプリ※MBC-261シリーズのリモコンをご使用の場合は、リモコンからの設定は出来ません。

11

PV活用モード

67%

PV活用モードでCO ２排出量をさらに削減
1,506kg

1500

812kg

665kg

750

地球環境の保全に貢献するCO 2 排出量の低減。PV

削減

削減

67
6
7%

※1
［給湯使用時のCO2排出量（1年間）］

504kg

0

活用モードのエコワンは、従来のガス給湯器と比べ

ガス給湯器
（従来型）

エコキュート（JIS3.3）て年間約 67％ものCO 2 排出量を削 減 することが太陽光発電非採用

太陽光発電非採用

ECO ONEECO ONE

160Lタイプ
通常モード

160Lタイプ
PV活用モード

太陽光発電非採用

太陽光発電採用できます。

ランニングコストの違い

家全体の一次エネルギー消費量を45%削減※2［年間給湯ランニングコスト比較］

太陽光発電設備とエコワン太陽光発電自家消費モデルを組み合わせた

100,980円

場合、家全体の一次エネルギー消費量は44.6GJとなり、基準値である

10万円

80.7GJと比べて45％削減※3となります。

6.7

5万円

80GJ

44,400円

45
45%

3.1GJ削減

万円の差

太陽光発電
自家消費モデルによる一次エネルギー
削減量

80.7GJ

62.6GJ

33,600円

47.7GJ削減

約［ 太陽光発電4kWとエコワンを採用した場合の一次エネルギー消費量（6地域）］

44.6GJ

40GJ

00

エコジョーズECO ONEECO ONE

基準値

160Lタイプ
通常モード

160Lタイプ
PV活用モードECO ONEECO ONE

太陽光発電非採用

160Lタイプ
通常モード

ECO ONE

太陽光発電非採用

160Lタイプ
通常モード

160Lタイプ
PV活用モード

太陽光発電非採用

太陽光発電採用

太陽光発電非採用

太陽光発電採用

太陽光発電採用●国立研究開発法人建築研究所（協力：国土交通省国土技術政策総合研究所）
による「建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報」
で公開されている平成28年省エネルギー基準に準拠した「エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.3.5.0」（6地域）による算出（2024年2月現在）。PV活用モードはRTU-R1600（S）-PV/R1600（S）K-PVを選択した場合。
※1 年間給湯＋おいだき負荷18.3GJ
太陽光発電：6地域A4区分、4kW結晶シリコン系屋根置き型、南向き
東西15度未満の勾配30度
電気：電気事業者別排出係数（特定排出者の温室効果ガス排出量算定用）−令和3年度実績−R5.5.26 環境省・経済産業省公表代替値
LPガス：温室効果ガス総排出量算定方法ガイドラインVer1.0 平成
29年3月環境省※2 年間給湯＋おいだき負荷18.3GJ
LPガス料金：450円/m3、
電気料金目安単価：27円/kWh
6地域A4区分、
4kW結晶シリコン系屋根置き型、南向き東西15度未満の勾配30度、積載時の日射量、発電量は建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報（エネルギー消費効率 83.0%）
・削減率は基準となる給湯器に対する割合、
・太陽光発電：4kW結晶シリコン系屋根置き型、南向き東西15度
未満の勾配30度、・暖房設備、冷房設備：主たる居室、その他の居室
ルームエアコンディショナー、エネルギー消費効率の区分(い)、・換気：
ダクト式第二種換気設備、またはダクト式第三種換気設備 比消費電力
0.30W/(m3/h)、換気回数0.5回/h、・照明設備：主たる居室、その他の居室、非居室 すべての機器においてLEDを使用※3 地域は令和元年省エネルギー基準における地域区分
延床面積：120㎡・基準となる給湯器は、6地域 A4区分:ガス給湯器

業界初 PV 活用モードを HEMS ※4 との連携で ON/OFF

自家消費をもっとかしこく
ECHONET Lite通信に対応した無線モジュール内蔵のエコワン専用リモコンなら、

太陽光発電

無線モジュール内蔵

HEMS
コントローラー

リモコン

無線ルーターHEMSコントローラーとつながる※5ことで、太陽光発電の出力情報をもとにHEMSが自動でPV活用モードのON/OFFを行います。
※4 Home Energy Management Systemの略※5 ハイブリッド給湯器 ECHONET Lite通信に対応したHEMSコントローラーが必要です 接続認証メーカーはP51をご確認ください12

安心・安全
2つのライフラインで、
もしもの時も安心。
ガスと電気を使い分けるエコワンは、
災害時など、もしもの停電でも安心です。
ガスが停止しても蓄電池があれば給湯できるので、お湯切れの心配はありません。

13

災害時の断水にもエコワンは安心
災害時にはタンク内の水を非常用として利用
断水によりトイレをはじめとした生活用水が使えないことは災害時の大きな困りごとになります。貯湯するためのタンクユニットを持つ給湯器エコワンは、断水時にタンク内の湯・水を非常用水として利用できます。
［もしもの備え」として快適で安心な暮らしをサポートします。

非常時はタンク内の水を生活用水として使用できます手洗い

トイレ

食器洗いや洗濯大容量タンクの 160Lタイプなら

バケツ

20

約

杯分

※ECO ONE 160Lタイプ。タンク容量1 6 0 L。バケツ一杯 8Lとした場合

断水時の取水方法

タンクユニット

市販のホースを接続できて扱いやすいバルブ
付非常用取 水 栓をタンクに備えています。
「排水・取水時」の位置に市販のホースを機器の取水口に差し込みます
下の緑色のツマミを［取水時」位置にあわせます

取水口にホースを接続上の灰色のツマミを「排水・取水時」位置にひねると取水口からお湯（水）がでます。

※ 詳しくはタンクユニット取 扱 説 明 書に記 載 。

「取水時」
の
位置に
※160Lタイプのみ、上記切り替えツマミ仕様。
その他タイプでもタンクからの取水は可能です。

14

レジリエンスの強化で安心・快適な暮らしを確保する●レジリエンス...復 元力・回復 力

東日本大震災以降、災害対策への意識の高まりから、家づくりにおいても耐震等級や地震に強い構造・工法にこれまで
以 上に目が向けられていますが、耐震性の高い家だとしても、災害時にガスや電気などのライフラインが停止してしまうのであれば、本当の意味で災害に強いと言えません。
近年、台風による災害では停電してから復旧まで数日かかることも稀ではない状況を見ると、これからの住まいには、
災害後のことまで考えた家づくりが重要です。

停電の場合●太陽光発電の自立運転機能を利用
停電時でもガスが供給されている場合は、太陽光発電の自立運転機能

屋外非常用コンセントの設置
PCS（パワーコンディショナー）のコンセントは設置を使ってガスでお湯の供給が可能です。
（ 100V電源必要）

場所によっては使用しにくいため、自立運転用コン
セントをあらかじめ屋内（リビング）と屋外（エコワONンの近く）に確保することで緊急時でもスムーズに電源を確保することが可能です。

GAS
屋外コンセント（通常使用）

太陽光発電「自立運転」

自立運転回路
屋外自立運転用コンセント※リモコンで 緊 急 時 対 応モ ード「ガス」に 設 定します。

●ポータブル電源を利用「停電モード」により、エコワンのガス熱源機電源ケーブルをポータブル
電源に接続することで、お湯を沸かすことができるようになります。
推奨品

GAS

メーカー：JVC

BN-RB62-C(626Wh)※リンナイでの取り扱いはございません。
JVCのポータブル電源について詳しくは
下記ホームページをご確認ください。

ON

https://www.jvc.com/jp/portable-power-supply/※「 停 電モ ード」はリモコンの 操 作 で 設 定を行 います。

ガスが停止した場合
15

電気が供 給されていれば、ヒートポンプが稼 働してお 湯を作ります。

レジリエンス

災害時の貴重な生活電源となる蓄電池に適応した「電力抑制沸き上げ制御 ※1 」を搭載
停電になると、多くの蓄電池は貴重な電源を有効利用するために出力できる［一般的な蓄電池の場合］
重要負荷電源

電力を抑制します。電力を抑えながらも、生活に最低限必要な電気製品は重電気が止まると…

出力
制限

要負荷として接続することで使用できます。しかし、蓄電池からの電力で運転できる給 湯 器が接 続されていなけれ

一般的には
500〜700W

蓄電池

ば、停電時にお湯を使うことはできません。

電気・ガスのエネルギー供給が遮断されてもお湯を供給できる
停電時でもガスが供 給されている場 合は、ガス 給 湯 運転によってお 湯が使えます。さらにガス供 給も停止した場 合には、蓄電 池 からの 供 給 電力のみで給 湯 運 転をする必 要があります。エコワンは業 界 初 ※2 の機 能である、ヒートポンプの電力抑 制
沸き上げ制御を搭載しているため、冷蔵庫、テレビ、照明などの重要負荷電源への電力供 給が優先されていても、ヒートポン
プの消費電力を抑制して限られた電力消費での給 湯 運転を行います。

電気が停止した場合
ガスで
給湯
GAS

蓄電池

電気・ガスが停止した場合
GAS

蓄電池
※2

業界初

電力抑制
沸き上げ制御［蓄電池切り替えの流れ］

停電

検知※3

運転切替

出力抑制

停電検知
ユニット

ECO ONE
リモコン

ヒート
ポンプ

給湯

オプション品
停電検知ユニット

RTKU-301
希望小売価格¥26,840（税抜¥24,400）●蓄電池の仕様によって対応できない場合があります。
※１ MBC-261VC(A)/MBC-MB261VC(A)のリモコン接続時は非対応。 ※2 リンナイ㈱調べ（2016年2月時点） ※3 停電検知ユニットが必要です。

16

エアバブルAmazing Experience,
Amazing Technology
長年の研究を重ねて開発された、微細な泡を水に溶け込ませるリンナイ独自の技術。
毎日の入浴に、気になる水回りの掃除に、
あなたの暮らしに新しい体験を提供します。

17

微細な泡で暮らしを豊かにする
Air Bubble Technology「Air Bubble Technology（エアバブルテクノロジー）」は、微細な泡を水に溶け込ませる、Rinnai独自技術。長年の研究を重ねて開発された、このテクノロジー
は、マイクロバブルバスユニットやウルトラファインバブル給湯器に使われています。毎日の入浴をよりリラックスできる時間に変え、家中の水まわりの掃除を楽に。Air Bubble Technologyで、暮らしに新しい体験を提供していきます。

ウルトラファインバブルは泡が細かく、無色透明でウルトラファインバブル

白濁はしないものの、汚れを除去する特徴があります。一方、マイクロバブルは、泡の大きさはウルト
ラファインよりも大きく、目に見えて白濁するた

マイクロバブル

泡 の 直 径数十 nm〜1μm 未満（ウィルスや煙サイズ）

1μm〜100μm 未満（スギ花粉や黄砂サイズ）

目見えない・透明（白濁しない）

見える（白濁する）

水中に長期残存（数週間〜数ヶ月）
微細運動

非常にゆっくり上昇（直径10μmで約 3mm/分）
水中で消滅

視

め、視覚的なリラックス効果を生むなどの特徴があります。それぞれのファインバブルの特徴を生バブ ル の 動き

かし、用途に応じて機器に応用しています。

※1μm（=0.001mm）

特徴

ウルトラファインバブル

マイクロバブルバスユニット

ウルトラファインバブル発生装置を搭載した熱源機

マイクロバブルバスユニットは、お湯に微細な気泡をは、浴室や洗面所、キッチン、食洗機などお湯の配管発生させ、白濁の湯を楽しむことができる給湯システがつながっている様々な所へ、ウルトラファインバブ

ムです。まるで温泉に入っているようなリラクゼーショ

ル入りのお湯を送り出すことができます。

ンと温泉上がりのようなうるおいをもたらします。

「ベンチュリー式」+「せん断式」「加圧溶解式」①お 湯の水 圧を変化させて、水①浴槽からお湯を吸い上げる

中の空気を気泡化

発生方式②流路内の障害物による気泡のせん断②加圧とタンク内の旋回流で空気を溶け込ませる③循環金具から噴き出す際に圧力が下がり気泡化する

バブルのウルトラファインバブルの発生量（1ccあたり）

マイクロバブルの発生量（1ccあたり）● 2,260万個● 3万個

ウルトラファインバブルの発生量（1ccあたり）

発 生 量● 1,772万個【測定条件】測定法：粒子軌跡解析法（PTA法）、測定水：純水※、水温：40℃、
流量：10L/分、水圧：200kPa、環境条件：常温雰囲気、平均粒径：ガス給湯
暖房用熱源機・ガスふろ給湯器用 125.3nm。当社調べ。
※この原水は、（一社）
ファインバブル産業会（FBIA）の広告・表示ガイドライン
で規定する超純水に相当します。

【測定条件】測定方法：マイクロバブルは5Lビーカーで循環金具のノズル吐出口を覆い、吐出口上部からサンプルを採取。ウルトラファインバブルは15分
動作後、吐出口前方10cmの場所で採取。 測定水：純水、水容量100L。
平均粒径：マイクロバブルは30.9μｍ、UFBは100.2nm。当社調べ。
※この原水は、（一社）
ファインバブル産業会（FBIA）の広告・表示ガイドライン
で規定する超純水に相当します。

●「 ウルトラファインバ ブル 」は一 般 社 団 法 人ファインバ ブル 産 業 会 の 登 録 商 標 で す 。

18

ウルトラファインバブルの洗浄効果と肌のうるおい効果
水まわりの汚れを軽減

洗いづらい排水管もすっきり清潔に落としづらい水垢を抑制

汚れの原因菌1種類のコロニー数39%減少

排水管汚れの残存率減少

水垢付着領域28%減少

ウルトラファインバブル 給 湯 器 なら 、さら湯とウルトラファインバブル 給 湯 器 なら 、さら湯とウルトラファインバブル 給 湯 器 なら 、さら湯と比べて汚 れの原因菌が洗い流されやすくなり、比べて汚れが洗い流されやすくなり、排水管を比べてミネラル成分の付着を軽 減し、長年の使

浴室の床やキッチンのシンクなどの汚れを軽減

清潔に保つことが期待できます。

用でこびりつく水垢を抑制することが期待できます。

することが期待できます。
（%）

100

80
さら湯

ウルトラファインバブル

鏡に付着した水垢のイメージ

60

コロニー数（個）66.8

さら湯
ウルトラファインバブル

40.4 原因菌のコロニー数
39% 減少【実験方法】大腸菌液3mlを樹脂板に塗布し、8L/分、1分の条件で試験水を流水。その後、菌を採取し、37℃、24時間培養後のコロニー数を確 認 。 【 実 験 条 件 】試 験 水：純 水 、水 温：40℃、水圧：200kPa、配管長さ：13A-4mの条件で生成したウルトラファインバブル入りの水を使用。評価細菌：大腸菌、環境条件：25℃雰囲気。高知工業高等専門学校秦隆志教授の研究グループによる実証結果。

さら湯

さら湯

ウルトラ
ファインバブル4054.9

付着量（さら湯の付着量を100として比較）

44.5

初期状態 60 秒後 120 秒後

さら湯

ウルトラファインバブル

ウルトラファインバブル【実験方法】排水管に疑似汚れを溜め、流量
7L/分で通水。【実験条件】試験水：水道水、水 温：4 0 ℃、水 圧：2 0 0 k P a 、配 管 長さ：
1 3 A - 1 0 mの条 件で生 成したウルトラファ
インバブル入りの水を使用。当社調べ。
［実験映像］

100

71.9 水垢付着量
28% 減少【実験方法】
ガラス板に約1L/分流水、乾燥各1時間を1サイクルとし、100サイクル経過後のカルシウム付着量を電子プローブマ
イクロアナライザーを用いて測定。
【実験条件】試験水：硬度100ppm、水温：40℃、水圧:200kPa、
配管長さ：13A-3ｍの条件で生成したウルトラファインバブル入りの水を使用。大阪ガス・リンナイ共同調べ。

水まわりのピンク汚れ軽減 原因菌を66％減少

肌のうるおい 角層水分量を30分後まで持続「 ピ ンク汚 れ 」など 水まわりの 汚 れの原 因 菌は 、浴 室の床 や 排 水 口など

入 浴 後の肌は 乾燥しやすく、適切なケアが欠かせません。ウルトラファイ

様々な場所に存 在します。ウルトラファインバブル のお 湯が、「 ピンク汚ンバブルのお 湯が、肌の角層水分量を30 分後まで持続させることを確認

れ」の原因菌を洗い流すことを確認しました。

しました。

500

100

400

肌の角 質 水 分 量︵μ ︶S

菌 数︵ 万 個 ︶

66％
減少

300

200

100

80

ウルトラファインバブル

1 1 4％

60

0

さら湯

ウルトラファインバブル

ピンク汚れのイメージ【実験方法】赤色酵母のピンク汚れ（Rhodotorula（ロドトルラ）sp.［KSS-0802］）をサンプルに塗布し、10L/分、1分の条件で試験水を流水。その後、サンプルの残存菌数を測定。
【実験条件】試験水：
水道水、
水温：40℃、
環境条件：25℃雰囲気、
水圧：200kPa、
配管長さ：13A-4m。
秦 隆志, 西内 悠祐,
松枝 和輝, 青木 将二, 古川 真也, 雨宮 一幸, 田中 千陽, 久米田 裕子: Rhodotorula sp.の流水除去に与えるウルトラファインバブルの効果, 日本家政学会誌, 2024, Vol.75 No.1, p.17-23

さら湯
40

シャワー
直後

シャワー
5分後

シャワー
15分後

シャワー
30分後

【実験方法】
シャワーを使用して前腕部に10L/分、20秒の条件で試験水を流水。その後、前腕部の角層水分量を、
シャワー直後から30分後まで経時的に測定。 【実験条件】試験水：水道水、
水温：40℃、被験者：成人女性16名
論文：早坂信哉,岩間優子,野々山昌生：
ウルトラファインバブルを含むシャワーの角層水分量・保湿への影響,日本健康開発雑誌,2023,Vol.44,p.55-60

ウルトラファインバブル搭載機種はP29、30、35、36をご確認ください※特定条件下における洗浄効果であり、実際の使用環境における実証結果ではありません。実際の洗浄効果は使用方法によって異なります。
●「ウルトラファインバブル」は一般社団法人ファインバブル産業会の登録商標です。

19

マイクロバブル入 浴で得られる効果効能
リラックス効果

うるおい効果通常の入浴においても、温浴効果により心理的な緊張をやわらげる効果があ

マイクロバブル入浴はさら湯入浴と比べて、湯ることが報告されています。マイクロバブル入浴は通常の入浴よりも、リラッ

上り30分後の肌の角質水分量が116%まで

クス感、くつろぎ感、幸せ感が高まるという結果が出ました。

増加。肌のうるおいが持続することを確認しました。入浴を体験された方からは、柔らかい

リラックス効果に関する主観的評価の比較（VASスコア）
さら湯入浴

湯ざわりやしっとりした肌、肌の突っ張り感のマイクロバブル入浴減少などの感想が、多く聞かれました。
肌の角質水分量変化
肌の角質水分量︵+16 %リラックス感

+21 %

くつろぎ感

さら湯入浴

マイクロバブル入浴

160

120

116 %

︶

μS

+22 %

幸せ感

80

40
0

20

40

60

80

100

入浴直後

5分後

15分後

30分後

【実験条件】
測定：VAS法（視覚的アナログ尺度）を用いた解析 論文：2020年、
マイクロバブル入浴の心身の主観的評価（早坂信哉：日本健康開発雑誌.2020年 被験者：成人女性11名）【実験条件】測定：マイクロバブル入浴とさら湯入浴の前後に前腕部の角質水分量を測定 論文：
早坂信哉、
岩間優子、
野々山昌生：マイクロバブルバス入浴の角層水分量・保湿への影響, 日本健康開発雑誌, 2022, Vol. 43, p.39-43（被験者：成人女性15名）

入眠環境サポート

温浴効果

マイクロバブル入 浴によって、さら湯と気泡が体を包み込むため、お湯から体比べて、リラックス状態へより早く移行への熱の伝わりが緩やかになり、ゆっくすることが期待できます。入浴後は、よりと体を温めます。入浴後は高くなった

りリラックスした状態で入眠前の時間を体温を徐々に放出するため、湯冷めしに過ごせる可能性があります。

くくなり、
冷え対策も期待できます。

※
心拍変動係数（CV値）の時系列変化の比較

20分
早い

0.2
0.15

入浴前を基準とした平均皮膚温度変化量の時間経過
平均皮膚温の変化︵

心拍変動係数︵

+1.6

+1.2

℃

0.1

さら湯入浴
マイクロバブル入浴

+1.4

︶

値︶

$
7

0.25

上昇ポイント到達点
さら湯入浴
マイクロバブル入浴

さら湯と比べて高い温度を維持

+1.0
眠れる状態
になる
転換点

0.05
0

10

20

30

40

50

60

70

±0

80

90 100 110120

入浴経過時間（分）【実験条件】2022年度 慶應義塾大学 満倉 靖恵 教授と（株）電通サイエンスジャム、リンナイ（株）の共同研究 測定：心拍測定器 学会発表：生体情報に基づくマイクロバブル入浴効果の評
価（計測自動制御学会ライフエンジニアリング部門 シンポジウム2022）被験者：成人男女12名

入浴前

安静開始
（出浴3分目）

安静10分

安静20分

安静30分

【実験条件】2019年度東邦ガス株式会社と日本福祉大学の研究 / 被験者:健康な30代女性7名/ 浴室環境:室温29°c湿度97% / 入浴方法:湯温40°cで10分間の全身浴

マイクロバブルバスユニット内蔵機種はP30、36をご確認ください●詳細は当社ホームページでご確認ください。https://rinnai.jp/microbubble/

20

リモコン＆アプリ
美しさと使いやすさで、
エコワン生活を快適にします。
あなたの暮らしや住まいに合わせて、最適なリモコンをお選びください。
使いやすいリモコンは、便利なアプリと連動して
日々の暮らしをゆたかでスマートにします。

21

リモコンラインアップ
選べる３タイプ
カラーリモコン

軽く触れるだけの静電気式タッチスイッチ採用。
英語表記や英語音声にも対応した
カラーリモコン

標準リモコンスクエアデザインで
室内インテリアに調和する
高機能でスタイリッシュなリモコン

シンプルリモコン

スイッチやパネルが見やすく、便利な機能も使いやすい。
ユニバーサルデザイン設計の
リモコン

22

あなたの暮らしに、住まいにフィットする

カラーリモコンホワイトとブラックの２色から選べ、暮らしや
空 間 に なじむ 、究 極 にシンプルな デザイン 。
間を大 切にした直 線 的な構成 で、シンプルでありながら上質な雰囲気を醸し出します。操作
音も空間の雰囲気を損ねない質のよさにこだ
わりました 。操 作 性 にも 優 れ 、静 電 式タッチスイッチで 軽く触れるだけ。英 字表 記や英 語
音声にも対応しています。

写真はダブルハイブリッドに接続した場合の台所リモコン

業界初！※

Bluetooth搭載 新 機 能スマートフォンを浴室に持ち込まなくても、ワイヤレスで接続

浴室可能。あなたのバスタイムを便利で豊かな時間にします。
音声アシスタント機能
浴室リモコンのスイッチ操作で、SiriやＧoogle アシスタントなどの音声アシスタントを起動。
音声でスマホの操作や情報検索などができます。
Bluetoothスピーカー機能
スマートフォンからの音声や音楽コンテンツを、浴室リモコンで再生することができます（再生／一時停止、早送り、早戻しなどに対応）。また、スマートフォンにかかってきた電話を、浴室リモコンにて応対することもできます。
・ Siri はApple Inc. 、
Google アシスタントはGoogle LLC の商標です。
・ 音声アシスタント機能や、利用可能なコンテンツは、
スマートフォンに依存します。

浴室に、スマートフォンを持ち込む必要はありません。

※2022年8月時点 リンナイ㈱調べ

室内空間に合わせてカラーを選べる
キッチンや浴室のインテリアに合わせて、それぞれの雰囲 気にあったカラーをお選びいただけます。もちろん、ホワ
イトとブラックを組み合わせることも可能です。また、液晶部分の色数を抑えることで室内調和にもこだわりました 。

マイクロバブルバスユニット対応

マイクロバブルバスユニットについて、詳しくはP20をご確認ください

マイクロバブルバスユニットにも対応しています。上質な入浴体験をデザインから演出します。
23

リモコン＆アプリ

画面サイズも大きく、よりわかりやすく 標準リモコン
わかりやすさを追求した台所リモコンは、画面サイズを大きくするとともに、高精細ドットマト
リクス 液 晶の 採 用によって 、表 現 力の向上を図り、より視認性の高い文字表示を実現。また、蓋の中のスイッチは画 面上の表示に対し直 感的に操作できるよう配置しています。よく使う
項目をお気に入りメニューとして登録しておく

画面上の▼表示と十字キー▼が連動。操作もわかりやすく。

こともできます。
写真はダブルハイブリッドに接続した場合の台所リモコンフタ開きの状態

ハイブリッドモニター

インターホン機能

エコワンの最大の特長は、電気とガスを最適に組み合わ

バスルームの様 子がわかって安心、会話ができてとてもせて使い分けること。リモコンでは、今使用している電気と便利です。ボタンひとつで、浴室と台所のリモコン間で会話

ガスの割合がひと目でわかるハイブリッドモニターを搭載をすることができます。お 年寄りや子どもの入 浴中でも

しました。

安心です。
浴室リモコン

シャンプーがないよ

台所リモコン

通話

持っていくね！

写真はダブルハイブリッドに接続した場合の台所リモコン○上記写真の表示は、実際の運転状態を示すものではありません。

台所リモコンから暖房操作

時間帯別料金モード

台所リモコンは床暖房（最大3系統まで）や浴室暖房乾燥

時間帯によって電気料金が変動する「時間帯別電灯契約」

機のON-OFF操作 ※ 、タイマー予約ができる他、床暖房のを利用するご家庭では、時間帯別料金モードを設定すること

温度レベル設定も可能です。

で、電気料金単価が安い夜間の時間帯にお湯を沸き上げ、
日中は電気とガスどちらがお得かを判別して運転します。

0時
電力会社によって、ハイブリッド給湯・暖房システムでは時間帯
別電灯契約ができない場合があります。
ご契約の電力会社へお問い合わせください。

安い

標準
18時

※台所リモコンで床暖房や温水暖房端末を操作する場合に限ります（初期設定が必要）

6時

高い

12時

標準

24

いつでも、
どこでも、
リモコン操作
外出先でも、ご自宅でも、アプリを使えばどこにいてもリンナイ製品を操作できます。

外 出先から
外出先から給 湯 器を操作して、帰るころには湯はりしたお風呂と暖かい部屋が、あなたの帰りを待っています。

家の中で起きてすぐやキッチンから、スマートフォン一つで、湯はりも床暖房も簡単に操作できます。

リンナイ
クラウドサーバー
インターネット

無線LANルーター※2

リモコン

※1

家の中でスマートフォン

アプリインストール方法
右記のQRコードからリンナイ
給湯器アプリ専用Webサイトにアクセスし、「リンナイアプリ」をインストールしてください。

自動湯はり

エコワン

床暖房

外出先から
「リンナイアプリ」で操作

リンナイの独自システムだから導入も簡単
リンナイの無線方式のメリット
エコワンのリモコンは全て無線LAN対応リモコンです。
追加工事や追加オプションが必要なく、簡単に利用開始できます。
無線方式のため、新築はもちろん、既築住宅でも簡単にアプリの利用が可能です。

※1 スマートフォンはiPhone、Androidに対応。iPhoneは、Apple I nc.の商標登録です。Androidは、Google Inc.の登録商標または商標です。
※2 家庭用の無線LANルーターをご使用ください。モバイルルーター(ポケットWi-Fi)、テザリングでの使用はできません。また無線LANに接続可能な環境下に限ります。
詳しくは弊社窓口へお問い合わせください。

25

リモコン＆アプリ

さまざまな機能がスマートフォンで操作可能
ワンタップ操作

ウィジェット機能

タイマー設定機能

家の内外どこからでも、操作画面のアイコンを押す
だけでワンタップ操作可能です。
外出先から、帰宅時に合わせて家をあたたかく快適にできます。

アプリを開かなくても、操作 状 況が 確認できます。ウィジェットをスマートフォンのホーム画 面に置くと、製品の運 転状 況を常に確 認することが可能になり、機器の消し忘れを防止できます。

タイマー設 定をすれば、設 定した時 刻に自動で操 作を開 始します。毎日の 繰り返しはアプリで自動化、もうつけ忘れがありません。

プッシュ通知機能

料金詳細表示機能

みまもり機能お 湯 はりの 完 了、みまもり結 果 、消し忘 れ 防止などのお 知らせを 通 知してくれます 。プッシュ
通 知からの操作も可能です。

毎月の機 器 のガス・電 気・水 道の 料金 がわかります 。月と年 での 表 示を 切り替えれ ば 、月ごとの 料 金 の 推 移 や 去 年との比 較 がわかり 、節 約のお役に立てます。

みまもり給 湯 器 ※を登 録すると、大 切な人の 毎
日の操 作を履 歴として見ることができます。いつ も 通りの 操 作 を 行 って い な い 場 合 は 、プッシュ通 知でお 知らせするので安心です。
※みまもり給湯器として使用するには、ご自宅以外のリンナイの台所
リモコンをアプリに登録する必要があります。

リンナイの機器とつながり、アプリで生活をもっと快適に。
お風呂

浴室暖房乾燥機

床暖房

パネルヒータ乾太くん

26

おまかせ全自動
お 湯はりから 、お いだき 、保 温 、たし湯まで 、すべ ておまか せ 全自動
4時間（可変）

自動湯はり

スイッチを
ポン！
！

設定水位でストップ

自動おいだき・自動保温

ふろ設定温度で、設定水位まで自動湯はり

浴槽の湯温をチェックし、残り湯があるときでも、設定水位まで自動湯はり※

湯温が下がると自動おいだき●自動保温は、約 30 分（気温によって時間が変化します）
ごとにお湯の温度をチェックします。また、4→2→1→0→8→6 時間の切替えで時間設定が可能。
※残り湯の量によって多少水位がばらつきます。

自動たし湯
自動たし湯機能があれば、水位 が 下がったことを自動で検 知。設 定した 水位まで自動でたし湯をするので、お風呂に入ってから自分でたし湯をする必要がありません。

入浴検知による自動沸きあげ
冬場に10分間入浴すると、湯温は約1℃以上低下します。エコワンの入浴検知による自動沸きあげ機能は、人が入浴したことを自動で検知し、ぬるいと感じる前に自動で沸きあげて快適さを保ちます。

冬場の入浴時

お湯の温度が下がる

自動で沸きあげ入浴したことを検知

湯温をチェック

おいだき配管自動洗浄
浴槽の栓を抜くときに、
おいだき配管をきれいなお湯で洗浄します。汚れや湯あか、入浴剤などを自動で洗い流すため、いつでも清潔なお湯を浴槽にためることができます。

残り湯を排水27

次の入浴時…

配管に新しいお湯が通って
自動洗浄！

いつでもきれいなお湯で入浴フレキシブルな設置性
現 場に応じた 設 置 パターン が 可能
ヒートポンプやガス熱 源機の 位 置を選 べるなど、設 置 場所に応じた 柔軟なレイアウトによって、スムーズな施 工 が 可能です。狭小 地であっても導入検 討いただくことが 可能です。

160Lの場合
外壁

奥行き

ガス熱源機

160L
タンク

550mm

70Lの場合
外壁

奥行き

ガス熱源機

70L
タンク

500mm

ヒートポンプは左右どちらでも設置可能

160L

オプション 利 用で 側 面からの配 管 取り出しも可能
外壁

ガス
熱源機

奥行き

160Lタンク

550mm

側面から配管の取り回しが可能
160Lタンクユニット
開口前板下RHO-1600FC-SS

耐 震 強 度 最高レベ ル の「 耐 震クラスS 対 応 ※ 」
独自の耐 震 設 計で、水平震 度 2 G（満 水質 量の2倍 の 荷 重）に耐える、
最高クラスの耐震性を確保しています。
※一般財団法人 日本建築センター「建築設備耐震設計・施工指針」
における「局部震度法による建築設備
機器の設計用標準震度」に基づいて設計。地上階設置の場合は設計用水平震度KH=1.0(満水質量の1倍の荷重)に耐えること。2階以上設置の場合は設計用水平震度KH=2.0(満水質量の2倍の荷重)に耐えること。
試験条件:満水の機器を所定の方法にて固定し、タンクの重心位置に対して弱軸方向へ連続的に荷重を加え、機器が設計用水平震度に耐えることを確認

28

E C O O N E 16 0 L

ダブルハイブリッド一体

ダブルハイブリッド一体 ※3
暖房機能

マイクロ

ウルトラ

バブルバス

ファイン

ユニット※1

バブル

ヒートポンプ

熱源機

タンクユニット※2

システム

連結据置台

希望小売価格￥1,172,930（税込）

RHBH-RCU248AW2-1
28‐5649〇（税抜 ￥1,066,300）

あり
14.0kW
床暖房6系統熱動弁外付けRHP-R223（S）
28-5150（別売）

RTU-R1603
28-5738

RHBH-RC248AW2-1
28-6106￥1,134,430（税込）

RHO-M201SS-1000
28-5835（税抜 ￥1,031,300）-

あり
11.6kW￥1,105,720（税込）

RHBH-RC247AW2-1
28-6114床暖房4系統熱動弁外付け（税抜 ￥1,005,200）※1：マイクロバブルバスユニットを設置する場合、専用のリモコンと循環金具が必要です。詳細はP57をご覧ください。
※2：省エネ地域区分の3地域にお住まいの場合はタンクユニットを寒冷地専用型式で選定してください。システム希望小売価格はプラス￥11,990（税抜￥10,900）となります。
寒冷地専用：ダブルハイブリッドはRTU-R1603K（28-5754）※3：2024年4月発売予定■ 専用リモコン

カラーリモコン

標準リモコン

シンプルリモコン（無線 LAN 対応）（無線 LAN 対応）（無線 LAN 対応）

台所リモコン（ホワイト／ブラック）
MC-331VC-W（28-4693）／MC-331VC-B（28-4707）

インターホンリモコンセット
MBC-301VC（C）（28-5568）

インターホンリモコンセット
MBC-261VC（A）（28-5592）￥40,810（税抜 ¥37,100）

希望小売価格（税込）

浴室リモコン（ホワイト／ブラック）
BC-332VC-W（26-4126）／BC-332VC-B（26-4117）¥42,020（税抜 ¥38,200）

希望小売価格（税込）

台所・浴室リモコン合計価格¥66,770（税抜 ¥60,700）

希望小売価格（税込）¥57,530（税抜¥52,300）

希望小売価格（税込）

HA対応インターホンリモコンセット
MBC-301VCA（C）（28-5576）
希望小売価格（税込）¥67,980（税抜 ¥61,800）¥82,830（税抜 ¥75,300）

希望小売価格（税込）※カラーリモコンはマイクロバブルバスユニットに対応しています。

■ 専用オプション

品

29

名

型 式

品名コード

連結配管セット（給湯・暖房用）

RHO-EOW3-E

28-6467

W-HP配管セットT（3ｍ）

RHO-HPW3-AT

28-4170

160Lタンクユニット開口前板下

RHO-1600FC-SS

28-5339■ その他のオプション

P55〜58をご覧ください

希望小売価格（税込）¥18,590（税抜¥16,900）¥51,040（税抜¥46,400）¥13,420（税抜¥12,200）

備 考
タンクユニット
タンクユニット

ガス熱源機 給湯連結用フレキ管20A、ガス熱源機 暖房連結用フレキ管20A

タンクユニット
タンクユニット

ヒートポンプ給湯配管アルミ三層管10A（3m）、
ヒートポンプ暖房配管フレキ管20A（3m）、保温材、継手

タンク前板下部から配管を取り回す場合に使用。

受注生産のものがありますので、お問い合わせください。

E C O O N E 16 0 L

シングルハイブリッド一体

シングルハイブリッド一体 ※3
暖房機能

マイクロ

ウルトラ

バブルバス

ファイン

ユニット※1

バブル

ヒートポンプ○RHBH-RCU248AW2-1
28-5649-

RHBH-RC248AW2-1
28-6106-

RHBH-RC247AW2-1
28-6114あり
14.0kW
床暖房6系統熱動弁外付け（別売）あり
11.6kW
床暖房4系統熱動弁外付けRHP-R222（S）

RTU-R1602 /RTU-R1602-PV

28-4880
内蔵

なし

熱源機

タンクユニット※2○

28-5720 /28-5770

RHBF-RCUM246AW
28-5665

システム

連結据置台

希望小売価格￥1,050,940（税込）（税抜 ￥955,400）

RHO-M201SS-1000￥1,012,440（税込）

28-5835（税抜 ￥920,400）￥983,730（税込）（税抜 ￥894,300）

RHO-H201SS-1150￥1,100,660（税込）

28-5851（税抜 ￥1,000,600）￥973,720（税込）

RHBF-RCUK246AW
28-5657○（税抜 ￥885,200）

RHO-F201SS-1150-

28-5843￥935,220（税込）

RHBF-RCK246AW
28-6122-（税抜 ￥850,200）※1：マイクロバブルバスユニットを設置する場合、専用のリモコンと循環金具が必要です。詳細はP57をご覧ください。
※2：RTU-R1602-PVは「PV活用モード」が初期段階で設定されているラインアップです。
「PV活用モード」についてはの詳細はP11をご覧ください。
省エネ地域区分の3地域にお住まいの場合はタンクユニットを寒冷地専用型式で選定してください。システム希望小売価格はプラス￥11,990（税抜￥10,900）となります。
寒冷地専用：シングルハイブリッドはRTU-R1602K（28-5746）/RTU-R1602K-PV（28-5797）※3：2024年4月発売予定■ 専用リモコン

カラーリモコン

標準リモコン

シンプルリモコン（無線 LAN 対応）（無線 LAN 対応）（無線 LAN 対応）

台所リモコン（ホワイト／ブラック）
MC-331VC-W（28-4693）／MC-331VC-B（28-4707）

インターホンリモコンセット
MBC-301VC（C）（28-5568）

インターホンリモコンセット
MBC-261VC（A）（28-5592）￥40,810（税抜 ¥37,100）

希望小売価格（税込）

浴室リモコン（ホワイト／ブラック）
BC-332VC-W（26-4126）／BC-332VC-B（26-4117）¥42,020（税抜 ¥38,200）

希望小売価格（税込）

台所・浴室リモコン合計価格¥82,830（税抜 ¥75,300）

希望小売価格（税込）※カラーリモコンはマイクロバブルバスユニットに対応しています。

¥66,770（税抜 ¥60,700）

希望小売価格（税込）

HA対応インターホンリモコンセット
MBC-301VCA（C）（28-5576）
希望小売価格（税込）¥67,980（税抜 ¥61,800）¥57,530（税抜¥52,300）

希望小売価格（税込）

マイクロバブル専用リモコンセット
MBC-MB261VC（A）（28-5606）
希望小売価格（税込）¥62,150（税抜¥56,500）

マイクロバブル専用リモコンセット
MBC-MB301VC（A）（28-5584）
希望小売価格（税込）¥71,390（税抜¥64,900）■ 専用オプション

品

名

型 式

品名コード

連結配管セット（給湯用）、HP配管セットETRHO-HPS3EOS-ET

28-6475

160Lタンクユニット開口前板下

RHO-1600FC-SS

28-5339

希望小売価格（税込）¥32,010備考（税抜¥29,100）

タンクユニット
タンクユニット¥13,420

タンク前板下部から配管を取り回す場合に使用（税抜¥12,200）

ガス熱源機 連結用フレキ管20A、ヒートポンプ 配管アルミ三層管10A（3m）、保温材、継手■マイクロバブル専用循環 金具

マイクロバブルバスユニット内蔵モデル、もしくは別売りのマイクロバブルバスユニットを設置する場合は専用の循環金具が必要です。P57をご確認ください。
■ その他のオプション

P55〜58をご覧ください
受注生産のものがありますので、お問い合わせください。

30

環 境にも暮らしにも 、
もっと優しい ECO ONE
新時代に向け脱炭素社会実現を牽引。
優れた性能とコストパフォーマンスを発揮する
ハイブリッド給湯器の決定版。
新沸き上げ制御・ターボヒーティングを搭載し、サイズはコンパクトながらトップクラスの省エネ性と低ランニングコストを実現しました。

31

トップクラスの省エネ性と低ランニングコスト・
低ライフサイクルコストを実現
高性能なコンパクトモデルとして、最大限にコストパフォーマンスを高めたハイブリッド給湯器
ECO ONEの第5世代。従来のガス給湯器やエコジョーズと比べて、ランニングコストを大幅に削減することができます。初期費用として必要になる本体価格や設置工事費を含めた「ライフサイクルコスト」
においても、
経済性を実感できるのが「ECO ONE X5」です。

［年間ランニングコスト］

従来型
ガス給湯器

112,900円

エコジョーズ100,980円

ECO ONEX5

54,460円

52％

約●国立研究開発法人建築研究所（協力：国土交通省国土技術政策総合研究所）による「建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報」で公開されている
平成28年省エネルギー基準に準拠した「エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.3.5.0」（ 6地域）による算出（2024年2月現在）。年間給湯＋おいだき負荷18.3GJ。LPガス料金：通期450円／㎥、電気料金目安単価：27円/kWhエコジョーズ、従来型ガス給湯器：給湯暖房タイプ

省エネ性と経済性を高める
ターボヒーティングを搭載
ターボヒーティングは、朝や日中は通常2.3kWで効率的に稼働し、夜の給湯負荷が大きい
時間帯は沸き上げ能力を3.9kWまで上げてヒートポンプ給 湯比 率を高める新 制御機能です。この技術でガスの使用量を最小限に抑え、小型タンクながらトップクラスの省エネ性・経済性を実現しています。※冬期の場合

ガス 熱 源 機による給 湯ヒートポンプ
による給 湯

0

6

8

12

24

給 湯 負荷 が 大きい 時 間 帯は 3 . 9 k Wのターボヒー ティング で 効 率 的に 給 湯 量 U P
朝、日中などの 通常 運 転 時 は、最 も効 率 的な 2 . 3 k Wの定 格 能 力で 省エネ運 転32

トップクラスの省エネ性能
高効率なヒートポンプの給湯比率を高め［給湯一次エネルギー消費量（GJ/年）］

ることで、少ないタンク容量でも既存の10 0 Lタイプと同 等 の 性 能を維 持しました。基準給湯器（ガス）と比べて、エネ
ルギー消費量を約38%削減します。

基準給湯器
（ガス）

25.1

エコジョーズモード熱効率
92.5%

21.6

（

）

エコキュート（JIS3.3）

18.0

ECO ONE
X5

15.6

14 ％

約

28％

約

38％

約

CO 2排出量の大幅削減
地球環境にやさしいECO ONE X5は、※［給湯使用時のCO2排出量（1年間）］

従 来 のガ ス 給 湯 器と 比 べ てC O 2 排出量を 約 4 7 ％ 削 減しま す 。2 0 5 0 年 の

ガス給湯器
（従来型）

1,506kg

エコジョーズ

1,347kg

ECO ONE
X5798kg

カーボンニュートラル実現に向けて、家庭用給 湯 器の有力な選 択 肢の一つとして提案してまいります。
※年間給湯おいだき負荷18.3GJ。電気：電気事業者別排出係数（特定排出者の温室効果ガス排出量算定用）−令和3年度実績−R5.5.26
環境省・経済産業省公表代替 値。LPガス：温室効果ガス総排出量
算定方法ガイドラインVer1.0平成29年3月環境省。エコジョーズ、
従来型ガス給湯器：給湯暖房タイプ

47％削減

Air Bubble Technology「Air Bubble Technology（エアバブルテクノロジー）」
は、微細な泡を水に溶け込ませる、リンナイ独自技術。
長年の研究を重ねて開発された、このテクノロジーは、
マイクロバブルバスユニットとウルトラファインバブル発生装置に使われています。
毎日の入浴をよりリラックスできる時間に。
Air Bubble Technologyで、暮らしに新しい体験を提供していきます。
「ウルトラファインバブル」は、一般社団法人ファインバブル産業会（ FBIA ）の登録商標です。

※商品ラインアップについて詳しくはP29、30、35、
36へ※マイクロバブルバスユニットについて詳しくはP20へ●給湯一次エネルギー消費量、CO 2 排出量は、国立研究開発法人建築研究所（協力：国土交通省国土技術政策総合研究所）による「建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報」で公開されている平成28年省エネルギー基準に準拠した「エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.3.5.0」（6地域）による算出（2024年2月現在）。

33

フレキシブルな施工性で 多様な設置バリエーションを実現
タンクユニットは、高さ125cm、重量26kgとコンパクトかつ軽量で、基礎工事が必要ありません。都市部の住宅密集地など制約が多い環境でも、多様な設置バリエーションで解決します。スペースの都合によりヒートポンプ式給湯器をあきらめていた住宅環境にも対応します。

窓下にしか設置スペースのない
ご家庭でもOK

設置する幅が限られていても対応

既存の給湯器の設置位置に合わせられる※写真はイメージです

狭小地の設置も解決！

外壁

狭小設置タイプは、設置スペースに応じてガス熱源機の向きを変えて連結できるため、これまで設置できなかった狭小地にも導入が可能に。
現場に合わせた柔軟なレイアウトで、施工をスムーズにします。
［熱源機・タンク狭小地設置の場合］
外壁

奥行き

熱源機

タンク

500

…メンテナンス面

mm

奥行
き

500mm

※ヒートポンプの前方に据付制約（P48）
通りの離隔が確保できない
場合、別売オプションのHP風向偏向板を使用してください。

施工性向上で工期と設置コストを改善

高さが低く分離もできるので、設置作業員一名での運搬が可能

基礎工事が不要で従来モデルより設置コストが改善

連結配管が2本から1本になって、施工性が向上34

ECO ONE X5 70 L

隣接設置の場合

シングルハイブリッド隣接・分離
暖房機能あり
11.6kW
床暖房4系統熱動弁外付けマイクロ ウルトラ
バブルバス ファイン ヒートポンプ
ユニット※1 バブル

中央排気
カバー

据置台

システム
希望小売価格￥933,460（税込）

RHBD-RU245AW2-1
28-5690〇（別売）-

RHP-R225
28-4618〇なし

熱源機

タンクユニット※2

狭小設置の場合

RTU-R700
28-4537-

RHBF-RUK246AW
28-5703
RHBF-RK246AW
28-4650-（税抜 ￥848,600）

WOP-7201（2）SS-650-HB
28-5487
RHBD-R245AW2-1（S）
28-4685￥894,960（税込）（税抜 ￥813,600）-￥886,600（税込）（税抜 ￥806,000）

WOP-F201SS-650-HB
28-5045￥848,100（税込）（税抜 ￥771,000）

シングルハイブリッド狭小
暖房機能あり
11.6kW
床暖房4系統熱動弁外付けマイクロ ウルトラ
バブルバス ファイン ヒートポンプ
ユニット※1 バブル

中央排気
カバー

据置台

システム
希望小売価格￥952,710（税込）

RHBD-RU245AW2-1
28-5690〇（別売）-

RHP-R225
28-4618〇なし

熱源機

タンクユニット※2

RTU-R700
28-4537

RHBF-RUK246AT
28-5827-

RHBF-RK246AT
28-4669-（税抜 ￥866,100）

WOP-7201（2）SS-650-HB WOP-7606
28-5487
25-3451
RHBD-R245AW2-1（S）
28-4685￥914,210（税込）（税抜 ￥831,100）￥886,600（税込）（税抜 ￥806,000）

WOP-F201SS-650-HB
28-5045-￥848,100（税込）（税抜 ￥771,000）

シングルハイブリッド分離
暖房機能
あり
14.0kW
床暖房6系統熱動弁外付けマイクロ ウルトラ
バブルバス ファイン ヒートポンプ
ユニット※1 バブル（別売）

RHP-R225
28-4618-

タンクユニット※2

熱源機

据置台・配管カバー

RTU-R700
28-4537

RHBH-R248AW2-1
28-6556

別途選定
P64をご確認ください

システム
希望小売価格￥908,380（税込）※3（税抜 ￥825,800）※1：マイクロバブルバスユニットを設置する場合、専用のリモコンと循環金具が必要です。詳細はP57をご覧ください。
※2：省エネ地域区分の3地域にお住まいの場合はタンクユニットを寒冷地専用型式RTU-R700K（28-4545）で選定してください。システム希望小売価格はプラス￥11,990（税抜￥10,900）となります。
※3：2024年4月発売予定。熱源機オプション据置台を利用しタンクユニットと隣接設置をする場合は、タンクユニットと熱源機の高さ、および熱源機とタンクユニットの前面位置が揃いません。
分離設置のみ対応となりますのでご注意ください。配管カバー、据置台の選定はP56をご確認ください。

■ 専用リモコン

カラーリモコン

標準リモコン

シンプルリモコン（無線 LAN 対応）（無線 LAN 対応）（無線 LAN 対応）

台所リモコン（ホワイト／ブラック）
MC-331VC-W（28-4693）／MC-331VC-B（28-4707）

インターホンリモコンセット
MBC-301VC（C）（28-5568）

インターホンリモコンセット
MBC-261VC（A）（28-5592）￥40,810（税抜 ¥37,100）

希望小売価格（税込）

浴室リモコン（ホワイト／ブラック）
BC-332VC-W（26-4126）／BC-332VC-B（26-4117）¥42,020（税抜 ¥38,200）

希望小売価格（税込）

台所・浴室リモコン合計価格¥66,770（税抜 ¥60,700）

希望小売価格（税込）¥57,530（税抜¥52,300）

希望小売価格（税込）

HA対応インターホンリモコンセット
MBC-301VCA（C）（28-5576）
希望小売価格（税込）¥67,980（税抜 ¥61,800）¥82,830（税抜 ¥75,300）

希望小売価格（税込）※カラーリモコンはマイクロバブルバスユニットに対応しています。

■ 専用オプション品

名

連結配管（給湯用）、HP配管セットK■ その他のオプション

35

型 式

品名コード

RHO-HPS5EOS1-KAKO

28-6130

希望小売価格（税込）¥17,050（税抜¥15,500）

備 考
タンクユニット
タンクユニット

ガス熱源機 連結用フレキ管20A（1m）、ヒートポンプ配管 フレキ管15A
（5m）、
保温材、
ツバ出し加工必要

P55〜58をご覧ください
受注生産のものがありますので、お問い合わせください。

ECO ONE X5 70 L

隣接設置の場合

シングルハイブリッド隣接・分離
暖房機能

マイクロ

ウルトラ

バブルバス

ファイン

ユニット

バブル

ヒートポンプタンクユニット※1

RHP-R225
28-4618

RTU-R700
28-4537

内蔵据置台

RHBF-RUM246AW
28-5711〇なし

熱源機

RHBF-MR246AW
28-4677-

狭小設置の場合

中央排気

システム

カバー

希望小売価格￥1,015,080（税込）
WOP-H201SS-650-HB
28-5053（税抜 ￥922,800）-￥976,580（税込）（税抜 ￥887,800）

シングルハイブリッド狭小
暖房機能

マイクロ

ウルトラ

バブルバス

ファイン

ユニット

バブル

ヒートポンプタンクユニット※1

RHP-R225
28-4618

RTU-R700
28-4537

〇
なし

内蔵
-

熱源機

据置台

RHBF-RUM246AW
28-5711
RHBF-MR246AW
28-4677

中央排気

システム

カバー

希望小売価格￥1,031,910（税込）
WOP-H201SS-650-HB
28-5053

WOP-H606
24-6183（税抜 ￥938,100）￥993,410（税込）（税抜 ￥903,100）※1：省エネ地域区分の3地域にお住まいの場合はタンクユニットを寒冷地専用型式RTU-R700K（28-4545）で選定してください。システム希望小売価格はプラス￥11,990（税抜￥10,900）となります。

■ 専用リモコン

カラーリモコン

標準リモコン

シンプルリモコン（無線 LAN 対応）（無線 LAN 対応）（無線 LAN 対応）

台所リモコン（ホワイト／ブラック）
MC-331VC-W（28-4693）／MC-331VC-B（28-4707）

マイクロバブル専用リモコンセット
MBC-MB301VC（A）（28-5584）

マイクロバブル専用リモコンセット
MBC-MB261VC（A）（28-5606）￥40,810（税抜 ¥37,100）

希望小売価格（税込）

希望小売価格（税込）¥71,390（税抜¥64,900）

希望小売価格（税込）¥62,150（税抜¥56,500）

浴室リモコン（ホワイト／ブラック）
BC-332VC-W（26-4126）／BC-332VC-B（26-4117）¥42,020（税抜 ¥38,200）

希望小売価格（税込）

台所・浴室リモコン合計価格¥82,830（税抜 ¥75,300）

希望小売価格（税込）※カラーリモコンはマイクロバブルバスユニットに対応しています。

■ 専用オプション品

名

連結配管（給湯用）、HP配管セットK

型 式

品名コード

RHO-HPS5EOS1-KAKO

28-6130

希望小売価格（税込）¥17,050（税抜¥15,500）

備 考
タンクユニット
タンクユニット

ガス熱源機 連結用フレキ管20A（1m）、ヒートポンプ配管 フレキ管15A
（5m）、
保温材、
ツバ出し加工必要■マイクロバブル専用循環 金具

マイクロバブルバスユニット内蔵モデル、もしくは別売りのマイクロバブルバスユニットを設置する場合は専用の循環金具が必要です。P57をご確認ください。

■ その他のオプション

P55〜58をご覧ください

受注生産のものがありますので、お問い合わせください。

36

本州の寒冷地にも対応

寒冷地仕様「3地域でも設置可能」
なハイブリッド給湯・暖房システムはエコワンだけ
寒冷地仕様は、
ヒートポンプが外気温制御で停止しても循環回路に凍結防止制御を搭載しています。

3地域
4地域

配管
3m以内
※凍結防止ヒーター、保温材等必ず行ってください。

令和元年省エネ基準区分【3地域】
への設置は、寒冷地仕様のタンクユニットをご利用ください。
● シングルハイブリッド 160Lタイプ：RTU-R1602K
70Lタイプ：RTU-R700K● ダブルハイブリッド 160Lタイプ：RTU-R1603K※外気温 -15℃以下では機器故障の恐れがあります。

寒冷地用配管関連オプション
品

Ｓ シングルハイブリッ
ドシリーズ

名

型 式

品名コード

希望小売価格
（ 税込）

対象機種

備

W ダブルハイブリッ
ドシリーズ

考

1

ヒーター入りHP配管セット(3m)¥47,410
RHO-HPS3H-A1T 28-4162 （税抜¥43,100）

Ｓ

タンクユニット ヒートポンプ配管
ヒーター付アルミ三層管10A（3m）、保温材、継手

2

ヒーター入りダブルハイブリッドHP配管セット(3ｍ)¥75,790
RHO-HPW3H-AT 28-4189 （税抜¥68,900）

W

タンクユニット
タンクユニット

ヒートポンプ ヒーター付給湯配管アルミ三層管10A（3m）、
ヒートポンプ 暖房配管フレキ管20A（3m）、保温材、継手

防雪用
品

名

品名コード

3

平地高置用架台

C-NZJ5-L2

28-38324

二段置用架台C-WZJ-L2

28-3840

5防雪屋根

C-RZJ-L2

28-6360

6
7

防雪パネル

CE-RZJ-BPL

前面用防雪パネル

3

CE-RZJ-YL

28-3557
28-39724［平地高置用架台］

37

型 式

希望小売価格（税込）¥13,860（税抜¥12,600）¥27,280（税抜¥24,800）¥30,800（税抜¥28,000）¥31,350（税抜¥28,500）¥11,660（税抜¥10,600）

対象機種

備 考

全機種

ヒートポンプユニットの置架台 積雪地用 高さ500mm

全機種

ヒートポンプユニットの置架台 積雪地用 高さ900mm

全機種

ヒートポンプユニットの置架台に取り付けできる防雪屋根

全機種

ヒートポンプユニットの防雪屋根に取り付ける防雪パネル

全機種

防雪屋根、防雪パネルと組み合わせて使用する前面パネル

5［二段置用架台］

6［防雪屋根］［防雪パネル］

受注生産のものがありますので、お問い合わせください。

塩害からがっちりガードする※1

特注品

耐 塩害仕様海辺や潮風の吹くエリアもおまかせ！
リンナイでは、海浜地域にお住まいの方のために、外板回りはもちろん、熱交換器や電気部品のプリント基板まで防錆・防腐処理を施した耐塩害仕様のヒートポンプをご用意しました。
※1 リンナイ㈱の耐塩害仕様のヒートポンプユニットは、
日本冷凍空調工業会標準規格JRA9002耐重塩害仕様に準拠しています。

強い潮風を受ける地域用

耐塩害仕様
耐塩害仕様の本体色はライ
イトキャメル色です。
納期についてはお問い合わせください。
納期についてはお問い合わ
わせください。

外気を機内に取り入れて、空気中の熱を取りだす「ヒートポンプユニット」
もしっかり防錆・防腐処理を施しています。

［海から300m未満の場合］据付場所について
沿岸部で潮風に当たりやすいなど、塩害が懸念される地域では、以下の点に留意してください。

潮風●機器は建築物の風下に設置する。
やむを得ず海岸面に設置する場合は、機器に直接潮風が当たらないような防風措置を施す。

ヒートポンプ

建物●水はけの良い場所に設置する。

熱源機・タンクユニット●海から300m未満の場所に設置する場合は、必ず「耐塩害仕様」のヒートポンプ、
熱源機、
タンクユニットを設置してください。
●海から300m以上1km以内の場所に設置する場合は、必ず「耐塩害仕様」の

海
300m未満は「耐塩害仕様」のヒートポンプを設置してください。

ヒートポンプ、熱源機、タンクユニットにすること●「耐塩害仕様」
は耐食性が向上する塗装であり、すべての腐食を防ぐものではありません。

［海から300m以上1km以内の場合］

潮風
建物

ヒートポンプ
熱源機・タンクユニット

海
300m以上1km以内は「耐塩害仕様」のヒートポンプにすること※2※2 熱源機・タンクユニットは標準品のシャイニーシルバー色です。

据付上の注意（維持管理について）
耐塩害仕様機は前述のように素材や塗装内容を強化していますが、腐食に対して万全ではありません。
このため、次のような据付計画と保守を行うことで防食効果を高める必要があります。
（2）外装パネルに付着した海塩粒子が、雨水によって十分洗浄されるように配慮してください。

（5）水はけの良い場所に設置してください。特に基礎部分の排水性を確保してください。

●やむを得ず海岸面に機械を設置する場合でも、防風板を設
けて直接潮風が当たることを避けてください。

（3）室外ユニット底板内への水の滞留は、著しく腐食作用を促進させるため、底板内の水抜け性を損なわないよう傾きなどに注意してください。

（6）据付け、メンテナンス等にて付いた傷は、必ず補修してくだ
さい。

● 据付方向に注意してください。
（海岸線に平行と直角では腐食度合いが異なります）（4）海岸地域への据付品については、付着した塩分等を除去する
ために定期的に水洗いを行ってください。

（7）機器の状態を定期的に点検してください。
（必要に応じて再防錆処置や部品交換等を実施してください）（1）海水飛沫および潮風に直接さらされることを極力回避する
ような場所へ設置してください。
●機械の設置は建物の風下にしてください。

メンテナンス時の留意事項● 機械のメンテナンスを十分に行ってください。
● 長期間機械を停止する時は、機械にカバーをかける等の処置をしてください。
なお、特殊な雰囲気に機械を設置する場合は、別途十分考慮する必要があります。

38

温水式暖房お部屋を乾燥させず、
いつもきれいな空気を。
エコワンを導入すると、足元からあたたまる床暖房や便利でやさしい浴室暖房乾燥機など、さまざまな温水暖房が利用できます。
ご家庭に最適な暖房システムを選んで、快適な毎日を過ごしてください。

39

が活躍する温水式暖房ラインアップ

エアコン暖房では満足できないことも

ECO ONE が 解決

最新の高気密高断熱住宅でも、エアコンと他の暖房機器を併用するケースが85％と多くなっています。その理由として「足元が暖まらない」「部屋が乾燥する」などのエアコンに対する不満があげられています。エコワンと同時に床暖房などを導入すれば、これらの不満がほとんど解消されます。

［冬の暖房の使用比率］

約

エアコンと
他の暖房機器と併用

85%［エアコン暖房の満足比率］

50%

約

不満

エアコン
のみ

その他

11％

15％

満足

39％

［併用する暖房器具］

0［不満の理由］

ホットカーペット34.6％

足元まで暖まらない

59.6％

こたつ

22.4％

光熱費が高い

50.8％

電気暖房機

21.1％

部屋が乾燥する

45.2％

石油暖房機

11.8％

暖まるまで時間がかかる

10

20

30

40

50（％）

0

10

20

37.6％
30

40

50

60（％）

※n=412人対象 リンナイ㈱調べ

光熱費を抑えるエコワンと、足元まであたたまる温水式暖房の導入で、快適に冬を過ごせます

部屋全体がムラなく暖まる

お部屋をマイルドに暖める
やさしい温風のやわらかな暖かさが心地よい

家族みんながうれしい、
快適なバスタイム

温水式床暖房温水
ル ー ムヒーター

パネルヒータ

温水式
浴室暖房乾燥機

41

43

45

46

40

が活躍する温水式暖房ラインアップ

部屋 全 体 がムラなく暖まる

詳しい製品情報は
右のQRコードからご確認ください

温水式床暖房70%

熱源機で沸かしたお湯を床下のパイプに循環させ、床暖 房 導入希望

その熱で、足もとから部屋全体をあたためる温水式床暖 房。

※

スピーディーな立ち上がりで、空気を汚さず、
陽だまりのような快 適なあたたかさが魅力です。

約

お湯の熱を利用するので、一度に大量のお湯をつくることができる
エコワンのメリットが十 分に活かせます。

※n=3,880人対象 リンナイ㈱調べ「対流」「 ふく射」「 伝導」の3つの効果で、陽だまりのような暖かさ
冷たい空気を床面で暖めて「対流」暖房上に流すので、部屋の温度ムラがなくなります。

壁や天井に反射して、室内に「ふく射熱」暖房

広がる遠赤外線で、体の芯から暖めます。

足もとを中心にあたためるの「伝導熱」暖房

で、足元は暖かく頭は涼しく快適です。

女性にオススメポイント
お肌やノドにやさしい。

手足の冷えやすい方にも効果的。

お部屋をスッキリ見せます。

床暖房は風を起こさないので、皮膚の足が床に触れることで直接暖められる

ファンヒーターなどの暖房機器を必要と水分が奪われにくくお肌の乾燥を防ぎまので、血管が広がり血行がよくなります。

しないため、いつでもお部屋がスッキリ！

す。湿度も下がらないのでノドにやさし

冬につらい手足の冷えやすい方などにお掃除などもラクラクです。

い暖房です。

効果的です。

床暖房はとっても健康的！

41■

ダニが生息しにくい■

ダニやほこりが舞いにくい■

空気を汚さない床ほっとE ハイブリッド
お財布に優しい、もっと身近な床暖房
床ほっとEハイブリッドはランニングコストも約38%節約でき、とても経済的です。

38%

1ヵ月のランニングコスト

約12,000 円

床ほっとE
Hybrid

約料金

約19,500 円

ガス温水式床暖房（従来）節約

省エネ床暖房LPガス料金450円/㎥
電気料金目安単価：27円/kWh※UA値0.87W/㎡K相当 部屋面積18畳 定常8時間+立上げ2回※ダブルハイブリッドの場合
ガス温水式床暖房において当社従来品HFMシリーズ
との比較

0

7,000

10,00015,000

次世代省エネルギー住宅の地域区分が変わりました。
国の定めた省エネ基準値「UA値」※を満たし、高い気密断熱性能を備えた次世代省エネルギー住宅。その性能に対応し、より省エネルギーな暖房を実現させるのが、リンナイの「ルームほっとEハイブリッド」です。
「 UA値」は地域ごとに細かく区分されています。
※UA値とは外壁・窓・天井・屋根・床・ドアと、空気や地面に接する全ての部分（外皮）から発生する熱を、外皮の面積の合計で割った値。
値が小さいほど高性能。

20,000（円）・UA値（外皮平均熱貫流率）※
1地域 0.46／2地域 0.46／3地域 0.56
4地域 0.75／5地域 0.87／6地域 0.87
7地域 0.87／8地域 ー ※単位:W/㎡K■令和元年省エネルギー地域区分
1地域

5地域

2地域

6地域

3地域

7地域

4地域

8地域

ランニングコストを下げるポイントは熱源機だけじゃない
あたたかさが同じでも投入熱量を少なくできます！
熱源機、断熱配管、温水マットの放熱ロスなど抑制することで、床暖房としての放熱量はそのままに、温水温度を60℃から40℃に抑えることを実現しました。

ECO ONE

REM温水マット

断熱配管

地球にも家計にも

低温水でもお部屋が放熱ロスを抑えた

やさしい給湯器

すばやく暖まる新設計

高効率配管

42

が活躍する温水式暖房ラインアップ

お 部屋をマイルドに 暖 めるやさしい温 風の詳しい製品情報は
右のQRコードからご確認ください

温水ルームヒーター
温水熱を利用する温水ルームヒーターは、
石油ファンヒーターなどと比べ温風温度が低く、肌触りなめらか。
温かい空気が浮き上がりにくいため、頭寒足熱の暖かさです。
室内に排気ガスを出さないため、空気はクリーンなままに、お部屋全体を暖めます。

シルクのようななめらか温風で、家族みんなが「ふんわりあったか」［石油ファンヒーターの場合］［FF式石油暖房機器の場合］［温水ルームヒーターの場合］
屋外燃焼で室内はクリーン

温風がすぐに浮き上がる

温度が高いので温風が浮き上がる
温風が浮き上がらず
足元からあったか

吹き出し温度

約120〜140 ℃

吹き出し温度

吹き出し
温度 ※約 90〜100 ℃

約

50〜70℃※ルームほっとEハイブリッドは吹き出し温度約50℃

便利で安心な機能も多彩に。
■

タイマー予約タイマーで、お目覚め前も就寝時も快適です。
■

自動運転切り換え

室温にあわせて、自動でふく射熱運転・温風運転を切り換えます。

■

リモコン（RFM-Y61EB、Y41EB）

簡単操作で、離れた場所から温度や風量の調節ができます。
■

防カビエアフィルタ

お手入れの手間いらず。防カビ仕様で、カビや雑菌の繁殖を抑え
ます。

脱着簡単

さまざまなタイプのお部屋にもなじむ
スマートで美しいデザイン

使用しない夏場は本体を取り外して収納すれば、

外 観 、操 作 部がシンプルだから、インテリア性の高いお部屋にも調和。本体は約20％軽 量化 ※し、持ち運びもラクになりました。
※RFM-Y61EA、
EBの場合

43

温水コンセント採用

ここにも注目

お部屋を広く使えます。

「ルームほっと！」が、よりパワフル＆省エネに進化！
進化
その

1

進化
その

速暖性向上
※1

2

進化
その

省エネ設計
※2

3

風向き調整可暖房能力が5.6kWにアップ！

消費電力を約40％カット！

風向きの自由度UP!

暖 房 能 力が向 上し 、より広い お 部屋にも省エネ性の高いDCモーターの採用により、

上向き約17度、中央から左 右に約3 0度、

適応。
さらに、
すばやくお部屋を暖める 速暖

消費電力を大幅に削減。

手動でお好みの角度にルーバーを調節でき

モード も搭載しました。

※2（RFM-Y61EA、EBの場合）ます。

（RFM-Y61EA、EBのみ） 運転音は低騒音設計※1（RFM-Y61EA、EBの場合）

強運転時：40dB（A）

%
40
DOWN

●モード別速暖性比較（イメージ）

速暖モードなら、
すばやくあったか!
設定室温

［室温］
速暖モード
通常モード

上向き約17度

次世代
省エネ住宅向け

左右向き約30度

RFM-61EA、EB

RFM-Y52EA［時間］※電源周波数50Hzの場合

ルームほっとE ハイブリッド

温度が低め温水利用で快適&おトク
従来の温水ルームヒーターは80℃の温水を利用するのに対し、ルームほっとEハイブリッドは60℃の温水利用でもお部屋の28%

省エネ ファンコンベクタ

47,000円

ルームほっとE
Hybrid

光熱費

料金65,600円

温水ルームヒーター（従来）
040,00050,000約節約

温かさを保ちます。更に、エコワン（ダブルハイブリッド）による省エネによりランニングコストを約28％も節約できます。

LPガス料金450円/㎥ 電気料金目安単価：27円/kWh※UA値0.87W/㎡K相当、部屋面積18畳 1日あたり（立ち上げ+4時間）
を2回120日
ダブルハイブリッドの場合

60,000（円）

3つを組み合わせて光熱費の大幅な節約に成功
ルームほっとEハイブリッドは、リンナイ独自開発のエコワン（ ダブルハイブリッド ）を暖 房 熱 源 機とし、断熱配管、温水ルームヒーターを組み合わせ
た省エネ暖 房システム。暖 房の快 適さはそのままに、光熱費の節約につながります。

ECO ONE

温水ルームヒーター

断熱配管
44

が活躍する温水式暖房ラインアップ

や わらかな 暖 かさが心地よい

詳しい製品情報は
右のQRコードからご確認くださいパネルヒータ人 が 暖 かいと感じる神 経「温 点」に赤外 線 がやさしくはたらきかけ、
体 感 温 度をアップさせるふく射 熱 暖 房、パ ネルヒータ。
低 めの温 度 設 定でも十 分に暖 かさを感じることができ経 済 的です。

ダミー

【パネルヒータを設置した場合】

室温が低くても暖かいと感じる｢ふく射熱暖房｣

チリ・ダニ・カビを舞い上げない

衛生的
すっきり
設置的
設置ができる

耐久的

腐食しにくい熱交換器

ふく射熱が空間を通して、やさしく体を暖めます。窓下に設置すれば窓から降りてくる冷気（コールドドラフト）も和らぎ、足元の冷えを緩和。これからの高断熱・高気密住宅のスタンダード暖房として広まっています。

安心

安全面、衛生面にも優れた性能。

デザイン

快適的

静音的

室内の
温度差が少ない

運転音が静か

スッキリと設置できる薄型パネル。

パネルヒータの表面温度は約４０〜７０℃。うっかり触れてもリビングをはじめ和室、子供部屋、トイレ、洗面所など、様々なやけどの心配が少ない、安心の温度です。また、温風が出ない

空間に溶け込む豊富なデザインバリエーションをラインアップ。

自然 対 流 式のため室内の空 気はクリーン。チリやダニ、カビ

デッドスペースにもスッキリと収まる省スペース設計のため、が舞い上がらず、目や肌の乾燥トラブルも予防します。

目的に応じて自由な設 置が 可能です。

パネルヒータリモコン

壁掛・床置兼用タイプ●24時間タイマー運転をサークル表示

お部屋の設置スペースにあわせて壁掛にも、床置にも使い分けが可能です。

サーモバルブ付
パネルヒータ
使用時の運転を制御するリモコン●省エネ運転●2段階の温度調整が可能●室温センサー制御にも対応

表示画面
運転スイッチ
タイマー入/切
時刻合せスイッチ
時刻設定スイッチ（フタを閉めた状態）（フタを開けた状態）

写真はRPH20-1604RF2

床置タイプ
ワイドな窓にも対応。
結露や冷気の侵入をおさえます。

写真はRPH20-1304RL2

縦型タイプ
限られたスペースにもすっきり設置。
幅325mmより取付けができます。
写真はRPH20-1550RVL2G

壁掛タイプ
お部屋のスペースを有効に活用できる奥行50mmの薄型設計。

タオルウォーマータイプ
写真はPRH20-1004R2

45

暖房とタオル乾燥の1台2役。
脱衣室・洗面所にぴったりです。

写真はRPH20-450RT2G※ダブルハイブリッドシリーズと接続する場合は高温接続のみとし、且つリモコンの設定を高温端末側に切り替えてください。

家 族 みん ながうれしい 、快 適な バ スタイム

詳しい製品情報は
右のQRコードからご確認ください

浴室暖房乾燥機
冬 の 浴 室を暖 かく、夏は涼 風で 爽やかに。
1年を通して安心・快 適な入 浴が 楽しめる浴 室暖 房 乾 燥 機。
温 風でカラッと乾 燥、浴 室のカビや 結 露を防止するので、衣 類 乾 燥 室としても使 用できます。

暖房

パワフルなガスの力で、浴室をすばやく暖めてヒートショック※1対策を乾燥

いつでも清潔浴室乾燥。
天気や時間を気にせず
衣類乾燥

スピーディ

省エネ・低コスト・スピーディ

リンナイの浴室暖房乾燥機は、浴室の温度が 15℃以下になる

入 浴 後の浴 室を涼 風と乾 燥を組み合わせた省エネ運 転で、と脱衣室のリモコンに「低温」のサインが点灯し、浴室暖房を

カビや 結 露 の 発 生を予 防します。また、衣 類 乾 燥 はわずか

おススメするお知らせが台所リモコンに表示されます。
「自動68 円 ※3 で、2kg の衣類を約 56 分でしっかり乾燥。雨の日や連動機能」
を設定すれば湯はりと連動※2して浴室暖房の運転が夜でも、部屋干しのイヤなニオイや花粉、ホコリの付着を防い開始されるため、スイッチの入れ忘れも防ぎます。15 分で浴室

でやさしく乾かせます。

温度を約 35℃まであたためるので、あたたかい部屋とさむい
浴室の温度差を減らして、ヒートショック対策にもなります。

浴室が15℃以下の場合
脱衣室

浴室
浴室暖房乾燥機

湯はりと
連動※２で

自動
湯はり
開始

暖房開始

浴室暖房
乾燥機用
リモコン
（脱衣室）

専用
リモコン
（浴室）

ECOONE

パワーは
電 気 式のおふろ

約35℃までたったの15分

浴室暖房の使用をおすすめします■■■■■■■■

専用
リモコン
（台所）

※１ 急激な温度変化が体に及ぼす影響のこと。寒い時期に多く、冬場の入浴は温度の変化により血圧が急激に上昇したり下降したりするため、心臓や脳に大きな負担がかかります。
ご高齢の方や血圧の高い方は特に注意が必要です。入浴中に亡くなられる方は交通事故死亡者数よりも多く、ヒートショックが大きな要因のひとつといわれています。
※２ RBH-C3301T脱衣室暖房機との組み合わせの場合は除く。

換気

こもりがちなニオイをスッキリ換気

2
70%
倍
以上
※5

ユーザー
使 用 率

14

※4

所要時間
電 気 式の約

大活躍の
衣類乾燥機能※３ 金額は、外気温15℃、湿度60％、ユニットバス１坪タイプにて、衣類2ｋｇを100％乾燥させたときの比較です。電気式の乾燥能力は1.4kW(1,200kcal/h) LPガス料金450円/㎥ 電気
料金目安単価：27円/kWh ●衣類は脱水機付洗濯機で5分間脱水したものです。
（脱水度約68%）●コストは衣類、干し方により異なります。●データは100％乾燥時のものです。
（RBHM-C339K1P）※４ 外気温15℃、湿度60%、ユニットバス１坪タイプにての測定値です。電気式の乾燥能力は1.4kW(1,200kcal/h)衣類は脱水機付洗濯機で５分間脱水したものです。
（ 脱水度
約68％）
（RBHM-C339K1P）※５ リンナイ㈱調べ

涼風

さわやかな涼風で夏も爽快
46

HEMS接続認証メーカー■ ハイブリッド給湯器クラス・瞬間式給湯器クラス
株式会社メディオテック
品

名HEMSミルエコmini

品番

MIRUECO mini

希望小売価格（税込・工事費別途）

オープン価格備考専用アプリを使って、エネルギーマネージメント、
家電・設備・建材機器の操作が可能となります。

パナソニック株式会社
品

名

品

番

AiSEG2 （7型モニター機能付）

MKN713

AiSEG2

MKN704

AiSEG2 （集合住宅用）

MKN705

希望小売価格（税込・工事費別途）￥101,420（税抜¥92,200）￥50,600（税抜¥46,000）￥50,600（税抜¥46,000）

備考モニター一体型、戸建住宅向けモニター別途必要、戸建住宅向け
モニター別途必要、集合住宅向け■ 瞬間式給湯器クラス
パナソニック株式会社
品

名ホームナビゲーション

品

番

HF-MC10A2GE

希望小売価格（税込・工事費別途）￥132,000（税抜¥120,000）

備

考

ホームサーバー、モニター、モニター用充電台 各1台のセット。2020年10月のソフトウェアバージョン
アップで接続が可能となります。

シャープ株式会社
品

名

品

番

JH-RV11

クラウド連携エネルギーコントローラ

JH-RVB1

希望小売価格（税込・工事費別途）￥142,450（税抜¥129,500）￥93,500

備

考「COCORO ENERGY」サービスを通じてエネル
ギーマネージメント、家電・設備・建材機器の操作が可能となります。

（税抜¥85,000）

Nature株式会社
品

名Nature Remo E

47

品

番

Remo-3W1

希望小売価格（税込・工事費別途）

オープン価格備考

取り付け工事不要。専用アプリを通じて給湯器を始めとしたエネルギー機器の操作や電気使用量の見える化が可能となります。

設置工事について

据付場所の制約1

各機器での据付制約

排気
方向

10以上

150以上

150（45）以上

熱源機・タンク一体160Lタイプ

可燃物

ガ
ス
熱
源
機

（単位：mm）
可燃物
100以上

300以上

タンク
（ユニッ
ト）
排気
方向

タンク
ユニット
10以上

600以上

熱源機・タンク分離70Lタイプ

熱源機・タンク一体狭小設置70Lタイプ（単位：mm）

（※）

600以上

200以上

正面

推奨300以上（最小200）

200以上

100以上

10以上
正面
推奨800以上

600以上
（※）

10以上

18以上
500以上

推奨300以上（最小200）

385以上

10以上

600以上

10以上
正面

（単位：mm）（最小700）600以上

推奨800以上（最小700）（※）※接続口付近以外は10以上※燃 焼排ガスが室内に流入するおそれのある開口部がないことが必要です。詳しくは熱源機の設 置工事説明書をご覧ください。

ヒートポンプユニット

設置スペースは据付場所に余裕があれば、効率の良い運転のためにできるだけ広
くお取りください。
吹出側壁面高さは1.2m以下とする。

（単位：mm）

50以上
50以上
100以上

150以上

前方
50以上
150以上
50以上

※ヒートポンプの前 方に据 付 制 約 通りの離 隔が前方確 保できない 場 合 、別 売オプションのHP風向偏向板を使用してください。

200以上

前方
前方

100以上
50以上

前方

300以上

前方

48

設置工事について

暖房リモコン

電気配線系統図
専用ブレーカー（単相１００Ｖ，２０Ａ）

台所リモコン※リモコンの仕様に合った信号線を選択してください

屋内分電盤

浴室リモコンWH［タンクユニット］［ガス熱源機］

電装
ユニット

電装
ユニット

(付属)タンクユニット電源線

漏電安全

ＶＶＦ２.０mm−２Ｃ

装置(付属)タンクユニット通信線

電装ユニット

漏電安全装置

ＶＣＴＦ０.５mm−２Ｃ（参考型式：UC-25-□□）［ヒートポンプユニット］

AC100V(付属)電源ケーブル 1.8m

(付属)ヒートポンプ信号線 4.5m
PF管(16mm)で保護

アース
Ｄ種接地工事ＩＶケーブルφ１.６以上

2

アース

アース

Ｄ種接地工事Ｄ種接地工事ＩＶケーブルφ１.６以上

ＩＶケーブルφ１.６以上

保守・点検のためのスペース

階段・避難口近くなど、避難の支障になる場所への設置は避けてください。また、避難通路となるベランダに設置する場合は、避難通路幅として600mmを確保してください。
点検・修理ができるよう十分なスペースを確保してください。
機器の点検・修理作業の際に危険を伴う場所（高所など）や機器の正面で作業ができない場所へは設置しないでください。
各機器でのメンテナンススペース

300以上
300以上

ガス
熱源機

タンク
正面
ユニット
70L
600以上

600以上

前方

推奨300以上（最小200）前方（単位：mm）

熱源機・タンク一体160Lタイプ〈狭小地以外に設置する場合〉

前方
600
以上

300
以上

49

400
以上

ガ
ス タンク
熱 ユニット
源
機

前方
600
以上

300
以上

（単位：mm）〈狭小地に設置する場合〉

600
以上

300
以上

400
以上

ガ
タンク ス
ユニット 熱
源
機

600
以上

300
以上

600
以上

400
以上

ガ
ス タンク
熱 ユニット
源
機

600
以上

600
以上

600
以上

600
以上

ガ
タンク ス
ユニット 熱
源
機

600
以上

400
以上

3

配管工事

タンクユニットとヒートポンプ間の据付制約（ダブルハイブリッド160Lの場合）
ヒートポンプ配管に関する据付制約
右図参照

曲がり個所 6カ所以内
希望給水圧 200kPa以上
下図参照

ヒートポンプユニット

サイズ

配管長

15A

銅管

φ 12.7架橋ポリエチレン管
金属強化ポリエチレン管

暖房配管

高低差

給湯配管

配管全長

材料
フレキ管

（アルミ三層管）
フレキ管

10A
〜 3m
10A
20A

銅管

φ 22.22

タンクユニット

高低差（Ａ＋Ｂ＜ 0.5 ｍ１山）まで
タンクユニット

ヒートポンプユニット

2m以内

B
ヒートポンプユニット

A

2m以内

水抜きバルブ（現地調達）

タンクユニットとヒートポンプ間の据付制約（シングルハイブリッド160L、70Lの場合）
ヒートポンプ配管に関する据付制約
配管全長

右図参照

曲がり個所 6カ所以内
希望給水圧 200kPa以上
高低差

材料

サイズ

フレキ管

下図参照

銅管
架橋ポリエチレン管
金属強化ポリエチレン管（アルミ三層管）

ヒートポンプユニット
タンクユニット

配管長
配管長

15A

〜 3m

φ 12.7〜 25m 注1,4-5

10A〜 25m 注1,4-5

10A〜 25m 注1,4-5

高低差（Ａ＋Ｂ＜ 3 ｍ１山）注3）
タンクユニット

ヒートポンプユニット
B
3m以内
注2）
ヒートポンプユニット

A

3m以内
注2）

水抜きバルブ（現地調達）（配管が下にたるむ場合に必要）

注1）寒冷地仕様の配管長は3m以内としてください。
注2）寒冷地仕様は2m以内としてください。
注3）寒冷地仕様は高低差（A＋B＜0.5m1山）
としてください。
注4）配管長さが5m以上の場合は、必ず長配管対応に設定してください。
設定はハイブリッド用給湯リモコンMC-331シリーズ、MBC-301シリーズの設置工事説明書もしくはタンクユニット前板裏面に収納されている故障診断シートの「電装基板での各種設定切替」を参照して行ってください。
注5）停電時に蓄電池の電力供給にてハイブリッドシステムを運転したい場合は、配管長は15m以内としてください。
注6）70Lの狭小設置の場合、配管長は15m以内としてください。

50

設置工事について

4

基礎工事

4-1

アンカーボルトの穴位置（脚パターン）を決めます

システムのタイプによりアンカーボルト穴位置（脚パターン）が異なりますので、間違いの無いよ
うに工事してください。アンカーボルトの位置寸法は53ページ基礎寸法をご覧ください。
下記以外の取り付け方法は災害時に機器の転倒を招く可能性がありますので行わないでください。
熱源機・タンク一体160Lタイプ

熱源機・タンク分離70Lタイプ

脚パターン

脚パターン①

Ｌ

左仕様

Ｒ

右仕様

タンクユニット

タンクユニット

タンクユニット
ガス熱源機

ガス熱源機

アンカーボルト位置（4カ所）
アンカーボルト位置（6カ所）

4-2

基礎工事の確認事項

下表のように設置してください。
（2013年4月の建築基準法改正とSHASE転倒防止ガイドラインに準拠（底部固定、底部固定および上部固定）、および、十分な耐震強度が得られる施工例）
熱源機・タンク一体160Lタイプの場合

設置パターン
1階
アンカーボルト（あと施工金属 中間階
拡張アンカー） 上層階

ガス熱源機

ガス熱源機

埋め込み深さ 40mm以上

引張耐力3.6kN以上

M12 ねじ

埋め込み深さ 50mm以上

引張耐力5.8kN以上

6個

基礎厚さ

120mm以上（床スラブ）

表面仕上げ
転倒防止
金具での
上部固定
機器質量

タンクユニット

M10 ねじアンカーボルト個数
アンカーボルト
突き出し高さ51

タンクユニット

20mm以下（連結据置台が干渉します）
水平仕上げ（水準器で確認のこと）、端面は面取り

1階

不要

必要
中間階
上層階 （SHASE転倒防止ガイドラインに準拠（底部固定および上部固定））
乾燥重量 約 97kg（ダブル） 乾燥重量 約 94kg
（シングル）
満水重量 約261kg（ダブル） 満水重量 約258kg（シングル）

熱源機・タンク分離70Lタイプの場合

脚パターン①
脚パターン

アンカーボルト（あと施工金属
拡張アンカー）

タンクユニット

1階

M10ねじ
埋め込み深さ 40mm 以上
引張耐力 3.6kN 以上

上層階

M12 ねじ
埋め込み深さ 50mm 以上
引張耐力 5.8kN 以上

アンカーボルト個数
基礎厚さ
表面仕上げ
転倒防止金具での上部固定
タンクユニット質量

4個
120mm以上（床スラブ）
水平仕上げ（水準器で確認のこと）、端面は面取り
不要
乾燥重量約

26kg

満水重量約

94kg

※アンカーボルト・ナット・ワッシャーは現地調達品です。
※めねじ形あと施工金属拡張アンカーでは引抜耐力不足です。絶対に使用しないでください。
※ 1 階・中間階・上層階の定義は下表の通りです。
1階・中間階・上層階の定義

１階

地階または１階

中間階

地階・１階・下記上層階を除いた階

2〜6階建ての最上階
7〜9階建ての最上階とその直下階
上層階
10〜12階建ての最上階から数えて3以内の階
13階建て以上は、最上階から数えて4以内の階52

設置工事について

4-3
1

基礎寸法

現場打ち基礎（べた基礎）を施工するとき
主 要 構 造 躯 体（ 床スラブ・はりなど）と切り離して 設けられる基 礎は以 下の寸 法 表よりも基礎を大きく施工してください。
（厚さを同じとしたとき）
幅もしくは奥行きのどちらも寸法表より小さくはできません。
基礎の幅と奥行きの方向は下図の通り、機器の向きに合せてください。
基礎のセンターに機器を設置してください。
基礎の端面とアンカーボルト位置は60mm離してください。
建築確認申請時の資料として、建築主より耐震強度計算書の提出を求められる場合があります。耐震強度計算書についてはリンナイホームページをご確認の上、設置した機器のものをダウンロードしてください。
熱源機・タンク一体160Lタイプ（単位：mm） 厚み150mmとしたときの幅（Ｗ）
950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1800
NG NG NG NG NG NG NG NG 300 250 150
NG NG 270 230 210 190 180 170 160 150 150 厚
180 170 160 150 150 150 150 150 150 150 150 み
150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 ︵ｔ
150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 ︶150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

最小基礎寸法
奥行き
650

厚み
150
幅1100

アンカーボルト位置から60mm離した寸法

508

W

タンク
ユニット

ガス
熱源機

D

基礎
寸法表 900
550 NG
奥 600 NG行
き 650 200
︵ 700 150
Ｄ 750 150
︶ 800 150

861

熱源機・タンク分離70Lタイプ（単位：mm）
550
NG
230
150
150

600
NG
170
150
150

650
NG
150
150
150

幅（Ｗ）
700
750
NG
NG
150
150
150
150
150
150

アンカーボルト位置から60mm離した寸法

850 900 以上
180
150 厚
150
150 み
150
150 ︵
ｔ
150
150 ︶

800
230
150
150
150

Ｗ
奥行き
450

401

基礎
寸法表
504
奥 401
NG
行 450
NG
き
︵ 500
170
Ｄ 550 以上 150︶

厚み 150

タンク
ユニット

D

504
幅650
t

2

アンカーボルトの寸法

アンカーボルト位置は下記の様に脚パターンによって異なります。排水配管・ガス配管・給湯配管・給水配管は設置状況に合わせて配置してください。
（下記に例を示します）
熱源機・タンク分離
熱源機・タンク一体160Lタイプ設置（単位：mm）（単位：mm）
70Lタイプ設置

267

474

タンク左側
45

45

脚パターン①
267

474

※1

※1
水本管
排水位置φ40

384

44

42

タンク右側

200
50

19

103
675
696

42

19

給湯本管
ガス本管

※1 マイクロバブルバスユニット内蔵モデルの場合は、こちらの穴を使用します。
（アンカーボルトの寸法は上記と同じ）

53

281

274
365
388

150

390

388
330
72

103
675
696

水本管
底面開口部

72

ガス本管
給湯本管

42

43

底面開口部

43

330
388

390
324

200
109

388

排水位置φ40
50
200

外観図
一体 160L
タイプ■

ダブルハイブリッド給湯・暖房システム
シングルハイブリッド給湯・暖房システム
シングルハイブリッドふろ給湯システム

RHP-R223（S）

X5 70Lタイプ■

シングルハイブリッド給湯・暖房システム
シングルハイブリッドふろ給湯システム
250
244

737
666

RHP-R225

282
307

675

435

474

RTU-R700■ RTU-R700K

365

■
■

RHP-R222（S）

共通

1255

【熱源機・タンク分離タイプ設置】

RHBH-RCU248AW2-1、RTU-R1603
共通
RHBH-RC248AW2-1、RTU-R1603■ RHBH-RC247AW2-1、
RTU-R1603■ RHBH-RCU248AW2-1、
RTU-R1603K■ RHBH-RC248AW2-1、
RTU-R1603K■ RHBH-RC247AW2-1、
RTU-R1603K■ RHBH-RCU248AW2-1、
RTU-R1602 / RTU-R1602-PV■ RHBH-RC248AW2-1、
RTU-R1602 / RTU-R1602-PV■ RHBH-RC247AW2-1、
RTU-R1602 / RTU-R1602-PV■ RHBH-RCU248AW2-1、
RTU-R1602K / RTU-R1602K-PV■ RHBH-RC248AW2-1、
RTU-R1602K / RTU-R1602K-PV■ RHBH-RC247AW2-1、
RTU-R1602K / RTU-R1602K-PV■ RHBF-RCUM246AW、
RTU-R1602 / RTU-R1602-PV■ RHBF-RCUK246AW、
RTU-R1602 / RTU-R1602-PV■ RHBF-RCK246AW、
RTU-R1602 / RTU-R1602-PV■ RHBF-RCUM246AW、
RTU-R1602K / RTU-R1602K-PV■ RHBF-RCUK246AW、
RTU-R1602K / RTU-R1602K-PV■ RHBF-RCK246AW、
RTU-R1602K / RTU-R1602K-PV■■［アンカーボルト位置］■■

RHBD-R245AW2-1（S）
RHBD-RU245AW2-1■

RHBF-RK246AT
RHBF-RUK246AT■■

RHBF-MR246AW
RHBF-RUM246AW【熱源機・タンク一体タイプ設置】
ガス熱源機に対してタンクが左側の場合
①833

②833

①123
②122
③122

③873

474

①480 ②470 ③470■■■

RHBF-RK246AW
RHBF-RUK246AW

②1653
①1650

1750

①1013

②1163

③1163

③1667

①264
②238
③238

■

RHBH-R248AW2-1［アンカーボルト位置］①RHBH-RCU248AW2-1、RHBH-RC248AW2-1、RHBH-RC247AW2-1②RHBF-RCUK246AW、RHBF-RCK246AW③RHBF-RCUM246AW

54

オプション
配管関連

Ｓ シングルハイブリッ
ドシリーズ

品

名

型 式

連結配管（給湯用）、HP配管セットK

RHO-HPS5EOS1-KAKO

品名コード 希望小売価格
（税込）

対象機種

¥17,050
28-6130 （税抜¥15,500） Ｓ X5用¥29,480

連結配管セット（給湯用）、HP配管セットAT

RHO-HPS3EOSR

連結配管セット（給湯用）、HP配管セットAT ヒーター入り¥52,140
RHO-HPS3EOSR-H 28-6149 （税抜¥47,400） Ｓ X5隣接・狭小設置用

HP配管セットAT（3m）

RHO-HPS3-AT¥33,990
28-4138 （税抜¥30,900）

Ｓ

HP配管セットAT（5m）

RHO-HPS5-AT¥37,620
28-4146 （税抜¥34,200）

Ｓ

HP配管セットBT（3m）

RHO-HPS3-BT¥33,990
28-4120 （税抜¥30,900）

Ｓ

HP配管セットBT（5m）

RHO-HPS5-BT¥37,620
28-4154 （税抜¥34,200）

Ｓ

28-5258 （税抜¥26,800） Ｓ X5隣接・狭小設置用

連結配管セット（給湯・暖房用）¥47,410
RHO-HPS3H-A1T 28-4162 （税抜¥43,100）
Ｓ¥32,010
RHO-HPS3EOS-ET 28-6475 （税抜¥29,100） Ｓ 熱源機・タンク一体
160Lタイプ¥58,520
RHO-HPS3EOS-ET-H 28-6483 （税抜¥53,200） Ｓ 熱源機・タンク一体
160Lタイプ¥18,59028-6467 （税抜¥16,900）
RHO-EOW3-E
W

W-HP配管セットT（3ｍ）

RHO-HPW3-AT¥51,040
28-4170 （税抜¥46,400）

W

ヒーター入りW-HP配管セットT（3ｍ）¥75,790
RHO-HPW3H-AT 28-4189 （税抜¥68,900）

W

ヒーター入りHP配管セットT（3m）
連結配管セット（給湯用）、HP配管セットET
連結配管セット（給湯用）、HP配管セットET ヒーター入り¥37,620備

タンクユニット
ガス熱源機 連結用フレキ管20A（1m）
タンクユニット ヒートポンプ配管 フレキ管15A（5m）、保温材、ツバ出し加工必要
タンクユニット
ガス熱源機 連結用フレキ管20A
タンクユニット ヒートポンプ配管アルミ三層管10A（3m）、保温材、継手
タンクユニット
ガス熱源機 給湯連結用フレキ管20A（ヒーター入り）
タンクユニット ヒートポンプ配管アルミ三層管10A（ヒーター入り、3m）、保温材、継手
タンクユニット ヒートポンプ配管
アルミ三層管10A（3m）、保温材、直循継手x4
タンクユニット ヒートポンプ配管
アルミ三層管10A（5m）、保温材、直循継手x4
タンクユニット ヒートポンプ配管
アルミ三層管10A（3m）、保温材、直循継手x2、エル循継手x2
タンクユニット ヒートポンプ配管
アルミ三層管10A（5m）、保温材、直循継手x2、エル循継手x2
タンクユニット ヒートポンプ配管
アルミ三層管10A（ヒーター入り、3m）、保温材、継手
タンクユニット
ガス熱源機 連結用フレキ管20A
タンクユニット ヒートポンプ配管アルミ三層管10A（3m）、保温材、継手
タンクユニット
ガス熱源機 給湯連結用フレキ管20A（ヒーター入り）
タンクユニット ヒートポンプ配管アルミ三層管10A（ヒーター入り、3m）、保温材、継手
タンクユニット
ガス熱源機 給湯連結用フレキ管20A
タンクユニット
ガス熱源機 暖房連結用フレキ管20A
タンクユニット ヒートポンプ給湯配管アルミ三層管10A（3m）
タンクユニット ヒートポンプ暖房配管フレキ管20A（3m）、保温材、継手
タンクユニット ヒートポンプ給湯配管アルミ三層管10A（ヒーター入り、3m）
タンクユニット ヒートポンプ暖房配管フレキ管20A（3m）、保温材、継手

HP配管T10mm保温15m

RHO-HP10-15T 28-4219 （税抜¥34,200）

全機種

HP直循継手TRHO-HPT-2PT¥8,14028-4235 （税抜¥7,400）

全機種

ストレート型¥8,140HPエル循継手T

RHO-HPL-2PT

28-4243 （税抜¥7,400）

全機種

Ｌ型

HP配管面仕上器T

ROP-HPMST¥2,20028-4251 （税抜¥2,000）

全機種

アルミ三層管使用時に必要

型 式

品名コード 希望小売価格
（税込）

その他

Ｓ シングルハイブリッ
ドシリーズ

品

名

プラ設置台

RHB-PR350（A）

28-6912

プラ設置台

RHB-PR450（A）

28-6904

レベル調整スペーサー1mm

RHO-SPU1-10

28-2437

レベル調整スペーサー3mm

RHO-SPU3-5

28-3573

レベル調整スペーサー6mm

RHO-SPU6-5

28-3581

連結据置台側面カバー

RHO-F201SS-1150-SC

連結据置台側面カバー

RHO-H201SS-1150-SC 28-6513

連結据置台側面カバー

RHO-M201SS-1000-SC 28-6491

28-6505

W ダブルハイブリッ
ドシリーズ

考

対象機種

W ダブルハイブリッ
ドシリーズ

備 考

¥4,180

全機種

ヒートポンプユニット用¥4,510

全機種

ヒートポンプユニット用¥1,100

全機種

機器の水平を調整する場合に使用（1mm厚 10枚入）¥1,320

全機種

機器の水平を調整する場合に使用（3mm厚 5枚入）

¥1,980

全機種

機器の水平を調整する場合に使用（6mm厚 5枚入）

（税抜¥3,800）（税抜¥4,100）（税抜¥1,000）（税抜¥1,200）（税抜¥1,800）¥7,480（税抜¥6,800）¥7,810（税抜¥7,100）¥7,150（税抜¥6,500）

狭小設置カバー

RHO-21SC70

28-5029 ¥15,950

タンク配管カバー後

RHO-21TUC70-B

28-5010

HP風向偏向板

RHO-KPW937E4

HP風向偏向板（税抜¥14,500）¥4,070

熱源機・タンク一体
連結据置台の側面カバー（1個はHB連結据置台に付属）
W Ｓ
160Lふろ給湯タイプ
熱源機・タンク一体 160L 連結据置台の側面カバー（1個はHB連結据置台に付属）
W Ｓ
MBBU内蔵ふろ給湯タイプ
熱源機・タンク一体
連結据置台の側面カバー（1個はHB連結据置台に付属）
W Ｓ
160L給湯暖房タイプ
Ｓ X5用

狭小設置の場合にタンクユニット本体と壁面のスペースを目隠しするカバー

Ｓ X5用

分離設置の場合にタンクユニット本体と壁面のスペースを目隠しするカバー

28-2364 ¥18,480

W Ｓ 160Lタイプ

ヒートポンプユニット用

RHO-CHP-WCB

28-4944 ¥18,260

Ｓ X5用

ヒートポンプユニット用

HPフィンガード

RHO-KKG067A41

28-2372

W Ｓ 160Lタイプ

ヒートポンプユニット用

負圧機能付き空気抜き弁

RHO-UV2077

28-0930 ¥18,260（税抜¥3,700）（税抜¥16,800）（税抜¥16,600）¥8,580（税抜¥7,800）（税抜¥16,600）¥3,740

転倒防止金具

RHO-TUEQ2

28-2062

160Lタンクユニット開口前板下

RHO-1600FC-SS

28-5339 ¥13,42055（税抜¥3,400）（税抜¥12,200）

全機種
熱源機・タンク一体
W Ｓ
160Lタイプ
熱源機・タンク一体
W Ｓ
160Lタイプ

階下給湯の場合に使用
タンクユニットを外壁に固定する場合に使用
タンク前板下部から配管を取り回す場合に使用簡易ベースＳ シングルハイブリッ
ドシリーズ

品

型 式

名

品名コード 希望小売価格（税込）

簡易設置台250

RHB-C250-2P

28-5266

簡易設置台

RHB-C400-1P

28-3565

簡易ベース

RHB-E600B-1P 28-3867

簡易ベース

RHB-E600B-W

簡易基礎キット

RHB-A1260K¥6,600（税抜¥6,000）¥4,180（税抜¥3,800）¥22,330（税抜¥20,300）

対象機種

備

Ｓ X5用

ガス熱源機の据置台設置に使用する簡易基礎。2個セット

Ｓ X5用

タンクユニットの転倒防止金具を用いる設置時に使用。
（2個必要です。）

熱源機・タンク一体
W Ｓ 160Lタイプ

簡易基礎。設置には2個のほか、RHB-E600B-Wが1個必要です。

熱源機・タンク一体
28-3875Ｓ（税抜¥17,600） W
160Lタイプ
熱源機・タンク一体
28-4324 ¥54,670
Ｓ（税抜¥49,700） W
160Lタイプ¥19,360

配管カバー

W ダブルハイブリッ
ドシリーズ

考

簡易基礎。設置には1個のほか、RHB-E600B-1Pが2個必要です。
コンクリート打設で基礎になるアルミプレート型枠

据置台

型 式

品名コード

希望小売価格（税込）

WOP-7101（K）
SS-HB

28-5061（税抜¥9,800）¥10,780

WOP-7101（K）SS-650-HB

28-5070

WOP-M101
（K）
SS

型 式

品名コード

RHBD-R245AW2-1（S）（税抜¥11,600） RHBD-RU245AW2-1¥12,760

WOP-7201（2）SS-HB

28-5290

WOP-7201（2）SS-650-HB

28-5487

26-5679（税抜¥9,300）¥10,230

WOP-M201SS

26-5696¥18,700（税抜¥17,000）

WOP-M101(K)SS-650 26-5687（税抜¥10,900）¥11,990

WOP-M201SS-650

26-5709¥22,770（税抜¥20,700）

WOP-H101（K）SS（税抜¥9,500）¥10,450

RHBF-MR246AW（税抜¥10,700） RHBF-RUM246AW¥11,770

WOP-F201SS-650-HB

28-5045¥23,100（税抜¥21,000）

RHBF-RK246AW/T
RHBF-RUK246AW/T（税抜¥8,000） RHBF-RK246AW/T¥8,800（税抜¥10,200） RHBF-RUK246AW/T¥11,220

WOP-H201SS-650-HB

28-5053¥27,940（税抜¥25,400）

RHBF-MR246AW
RHBF-RUM246AW

24-3566

WOP-H101（K）SS-650 24-3574
WOP-F101（K）SS

24-1598

WOP-F101（K）SS-650 24-1602

対象型式

RHBH-R248AW2-1

排気カバー
型 式

WOP-3301

希望小売価格（税込）

対象機種

25-5861

RHBH-RCU248AW2-1
RHBH-RC248AW2-1¥11,990（税抜¥10,900）
RHBH-RC247AW2-1
RHBH-R248AW2-1

24-1669

RHBD-R245AW2-1（S）
RHBD-RU245AW2-1
RHBF-RCK246AW
RHBF-RCUK246AW¥11,880（税抜¥10,800） RHBF-RCUM246AW
RHBF-RK246AW
RHBF-RUK246AW
RHBF-MR246AW
RHBF-RUM246AW

RHBH-R248AW2-1

型 式

品名コード

希望小売価格（税込）

対象機種

WOP-6605A-HB2

28-6750

RHBH-RCU248AW2-1¥16,500（税抜¥15,000） RHBH-RC248AW2-1
RHBH-RC247AW2-1

WOP-6605-A

25-5880¥20,350（税抜¥18,500） RHBH-R248AW2-1

WOP-7605

25-3440¥19,250（税抜¥17,500）

RHBD-R245AW2-1（S）
RHBD-RU245AW2-1

WOP-H605

24-6174¥16,830（税抜¥15,300）

RHBF-MR246AW
RHBF-RUM246AW

中央排気アダプタ※

側方排気アダプタ
型 式

対象型式

斜方排気アダプタ
品名コード

WOP-6301-A

希望小売価格（税込）¥17,600（税抜¥16,000） RHBD-R245AW2-1（S）¥21,450（税抜¥19,500） RHBD-RU245AW2-1

品名コード

希望小売価格（税込）

対象機種

WOP-6305A-HB2

28-6742

RHBH-RCU248AW2-1¥19,580（税抜¥17,800） RHBH-RC248AW2-1
RHBH-RC247AW2-1

WOP-6305-A

25-5872¥21,560（税抜¥19,600） RHBH-R248AW2-1

WOP-3305-HB2

28-6777¥19,580（税抜¥17,800）

WOP-7305

25-3437

RHBD-R245AW2-1（S）¥21,340（税抜¥19,400）
RHBD-RU245AW2-1

WOP-H305-HB2

28-6793¥19,910（税抜¥18,100） RHBF-RCUM246AW

WOP-H305

24-3604¥19,910（税抜¥18,100）

RHBF-MR246AW
RHBF-RUM246AW

WOP-3305

24-1677¥21,230（税抜¥19,300）

RHBF-RK246AW
RHBF-RUK246AW

型 式

RHBF-RCUK246AW
RHBF-RCK246AW

品名コード

希望小売価格（税込）

対象機種

WOP-6606A-HB2

28-6769

RHBH-RCU248AW2-1¥16,500（税抜¥15,000） RHBH-RC248AW2-1
RHBH-RC247AW2-1

WOP-6606-A

25-5898¥19,250（税抜¥17,500） RHBH-R248AW2-1

WOP-3606-HB2

28-6785¥16,500（税抜¥15,000）

RHBF-RCUK246AW
RHBF-RCK246AW

WOP-7606

25-3451¥19,250（税抜¥17,500）

RHBD-R245AW2-1（S）
RHBD-RU245AW2-1

WOP-H606-HB2

28-6807¥16,830（税抜¥15,300） RHBF-RCUM246AW

WOP-H606

24-6183¥16,830（税抜¥15,300）

RHBF-MR246AW
RHBF-RUM246AW※狭小地など排気口と壁の離隔150ｍｍがとれない場合に使用

ヒートポンプユニット置架台
型 式

品名コード

希望小売価格（税込）

対象機種

平地高置用架台品

名C-NZJ5-L2

28-3832¥13,860（税抜¥12,600）

全機種

ヒートポンプユニットの置架台 高さ500mm

備

考

二段置用架台C-WZJ-L2

28-3840¥27,280（税抜¥24,800）

全機種

ヒートポンプユニットの置架台 高さ900mm

防雪屋根

C-RZJ-L2

28-6360¥30,800（税抜¥28,000）

全機種

ヒートポンプユニットの置架台に取り付けできる防雪屋根

防雪パネル

CE-RZJ-BPL

28-3557¥31,350（税抜¥28,500）

全機種

ヒートポンプユニットの置架台に取り付ける防雪パネル

前面用防雪パネル

CE-RZJ-YL

28-3972¥11,660（税抜¥10,600）

全機種

防雪屋根、防雪パネルと組み合わせて使用する前面パネル

受注生産のものがありますので、お問い合わせください。

56

オプション
増設リモコン
品

名

増設リモコン型 式

品名コードSC-20024-6618

SC-300-W

24-9238

SC-300-B

24-9246

希望小売価格
（税込）

備

考

備

考

備

考

¥16,390（税抜¥14,900） H120×W70×D13.5mm¥18,150（税抜¥16,500） H120×W90×D18mm

リモコン線
品

名

型 式

品名コード

希望小売価格（税込）

2芯ケーブル（10m）UC-25-10A

23-1588¥5,060（税抜¥4,600）

台所リモコン線（10m）2芯コネクタ付ケーブル（10m）UC-25C-10A

23-1693¥5,060（税抜¥4,600）

風呂リモコン線（10m）

型 式

品名コード

希望小売価格（税込）

マイクロバブルバスユニット
品名

マイクロバブルバスユニット

UF-MBU3

24-0974 ¥143,110（税抜¥130,100） H374×W250×D200mm、重量：9.0kg

マイクロバブルバスユニット専用リモコンセット
品

名

型 式

品名コード

希望小売価格（税込）

備考

標準リモコンセット（無線LAN対応）

MBC-MB301VC(A)

28-5584¥71,390（税抜¥64,900） 台所リモコン：H120×W128×D18.5mm 浴室リモコン：H99×W195×D19.5mm

シンプルリモコンセット（無線LAN対応）

MBC-261VC(A)28-5606¥62,150（税抜¥56,500） 台所リモコン：H120×W120×D17mm 浴室リモコン：H113×W195×D22mm※カラーリモコンはマイクロバブルバスユニットに対応しています。

マイクロバブルバスユニット専用循環金具
品

名

型 式

品名コード

希望小売価格（税込）

UF-MB1201AL-10A（A） 24-2366

備

考

備

考

備

考

10A樹脂管用

UF-MB1201AL-13A（A） 24-2374

13A樹脂管用¥18,700（税抜¥17,000）

マイクロバブルバスユニット専用循環金具

UF-MB1201LP（A）

24-2383

LP型ネジ接続

UF-MB1201SP（A）

24-2404

SP型ネジ接続

UF-MB1201LPB（A）

24-2391¥21,120（税抜¥19,200） LP型ネジ接続・接続部金属仕様

マイクロバブルバスユニット専用オプション
品

名

型 式

品名コード

希望小売価格（税込）

配管カバー

UOP-H101（K3）SS

24-5909 ¥10,230（税抜¥9,300）

配管カバー

UOP-H101（K3）SS-600

24-5917 ¥12,210（税抜¥11,100） H602×W250×D200mm

据置台

UOP-H201（A）SS

24-5925 ¥18,150（税抜¥16,500） H402×W250×D207mm

据置台

UOP-H201（A）SS-600

24-5933 ¥19,800（税抜¥18,000） H602×W250×D207mm

UB貫通継手IUBボックス22W13W

25-2403¥5,940（税抜¥5,400）−

自在ブッシュ

MBジザイブッシュ

24-0157¥1,210（税抜¥1,100）

10個入

品名コード

希望小売価格（税込）

H402×W250×D200mm

おいだき樹脂配管専用オプション
品

名

型 式

循環金具LQ型

UF-A110LQ

24-1024¥9,900（税抜¥9,000） φ10樹脂管クイックファスナ接続、浴槽厚さ 〜15mm

循環金具SQ型

UF-A110SQ

24-1033¥9,900（税抜¥9,000） φ10樹脂管クイックファスナ接続、浴槽厚さ 〜15mm

循環金具AU型

UF-A110AU

24-1042¥12,210（税抜¥11,100） φ10樹脂管接続、浴槽厚さ 〜15mm

おいだき用樹脂管セット（φ10）

IPT-10L-CD

25-7137¥65,230（税抜¥59,300） 50m

φ10ふろ継手

H-Cスナップジョイント10A

25-5255

バンド10A

Iバンド10A-10P

シーリングキャップ（φ10）

Iシーリングキャップ10SE-2P

遮熱管

57

¥1,540（税抜¥1,400）

2個入り

25-3714¥737（税抜¥670）

10個入り

25-1444¥858（税抜¥780）

2個入り

ICU-1425-0421¥10,340（税抜¥9,400）50m

ICU-14-25

25-1010¥5,500（税抜¥5,000）25m

ICU-14-10

25-1002¥2,310（税抜¥2,100）10m

受注生産のものがありますので、お問い合わせください。

関連部材
関連部材
品

名

型 式

品名コード

希望小売価格（税込）

ダブルハイブリッド専用ヘッダー高/低2-3P

RHO-CCH-2H3L（A）

28-6459¥19,580（税抜¥17,800）

ダブルHB戻りに使用●接続口：クリップ式（高温3P、低温4P）

ダブルハイブリッド専用ヘッダー高/低4-6P

RHO-CCH-4H6L

28-1201¥24,310（税抜¥22,100）

ダブルHB戻りに使用●接続口：クリップ式（高温5P、低温7P）

ダブルハイブリッド専用ヘッダー高/低7-6P

RHO-CCH-7H6L

28-1210¥28,050（税抜¥25,500）

ダブルHB戻りに使用●接続口：クリップ式（高温8P、低温7P）

ヘッダー3SB

IヘッダーCCH-3SB

25-0154¥9,240（税抜¥8,400）

ヘッダー6SB

IヘッダーCCH-6SB

25-0162¥12,870（税抜¥11,700）（CCHジョイント式熱源機専用）
暖房配管の高温往きと、戻りに使用 ●接続口：クリップ式（7P）

後付け熱動弁IアトヅケネツドウベンC

26-1004¥7,040/セット（税抜¥6,400/セット）

後で床暖房を追加する際に使用セット内訳/後付け熱動弁 1個、CHクリップ 1個

コンパクト熱動弁ヘッダー

ROP-CCVH-3SC

26-0970¥11,660（税抜¥10,600）

暖房配管の低温の往きに使用 ●接続口：クリップ式（3P）（CCHジョイント式熱源機専用）

コンパクト熱動弁ヘッダー

ROP-CCVH-4SC

26-0988¥17,050（税抜¥15,500）（CCHジョイント式熱源機専用）
暖房配管の低温の往きに使用 ●接続口：クリップ式（4P）
ダブルHBにRBH-C418・RBHM-C419シリーズを組み合わせる場合に使用

コンビネーションヘッダー4-1

ROP-CCNH-4-1NC

26-0997¥15,950（税抜¥14,500）

CHジョイント10B（1個入）I-CHジョイント10B-1P

25-2148¥979/1個（税抜¥890/1個）

CHジョイント10B（20個入）I-CHジョイント10B-20P

25-0099¥18,040/袋（税抜¥16,400/袋）

CHジョイント7B（1個入）I-CHジョイント7B-1P

25-2156¥979/1個（税抜¥890/1個）

CHジョイント7B（20個入）I-CHジョイント7B-20P

25-0081¥18,040/袋（税抜¥16,400/袋）

CHシスイセンB（1個入）I-CHシスイセンB-1P

25-2165¥979/1個（税抜¥890/1個）

CHシスイセンB（20個入）I-CHシスイセンB-20P

25-0383¥18,040/袋（税抜¥16,400/袋）

備

考

暖房配管の高温往きと、戻りに使用 ●接続口：クリップ式（4P）（CCHジョイント式熱源機専用）

クリップ式ヘッダーに樹脂管φ10を接続する為の継手

クリップ式ヘッダーに樹脂管φ7を接続する為の継手

クリップ式ヘッダーで樹脂管を接続しない所を止水する為の部材

ジョイントB10A（1個セット）

ICHJ-B10A-1P

25-0536¥1,540（税抜¥1,400）

樹脂管φ10を直接接続する為の継手（CCHジョイント式熱源機専用）ジョイントB7A（1個セット）

ICHJ-B7A-1P

25-0545¥1,540（税抜¥1,400）

樹脂管φ7を直接接続する為の継手（CCHジョイント式熱源機専用）

止水栓B（1個セット）

ICHJ-BS

25-0528¥1,540（税抜¥1,400）

2温度のCCHジョイント式熱源機で1温度しか使用しないとき止水する部品¥616（税抜¥560）

2温度のCCHジョイント式熱源機で1温度しか使用しないとき止水する部品

止水栓B樹脂製（1個セット）

ICHJ-BSJ-1P（樹脂製）

25-3482

ショートエルボ7×7C

Iショートエルボ7×7C-1P

25-2181¥1,320/1個（税抜¥1,200/1個） 樹脂管φ7と樹脂管φ7を接続する小曲り用継手

ショートエルボ10×7C

Iショートエルボ10×7C-1P

25-2199¥1,760/1個（税抜¥1,600/1個） 樹脂管φ7と樹脂管φ10を接続する小曲り用継手

分岐ヘッダー

Iブンキヘッダ−10×7B-1P

25-2203¥2,530/1個（税抜¥2,300/1個） 樹脂管φ10を樹脂管φ7の2系統に分岐するヘッダー

バンド10A（10個入）Iバンド10A-10P

25-3714¥737/1袋（税抜¥670/袋）

樹脂管φ10を継手に接続する際に使用する接続部固定用バンド

バンド7A（10個入）Iバンド7A-10P

25-3705¥737/1袋（税抜¥670/袋）

樹脂管φ7を継手に接続する際に使用する接続部固定用バンド

CHクリップ（10個入）

ICHクリップ-10P

25-3748¥979/1袋（税抜¥890/袋）

CHジョイント10A、7A、CHシスイセン等とヘッダー等を固定する金具

CCHクリップ（10個入）

ICCHクリップ-10P

25-3756¥1,320/1袋（税抜¥1,200/袋）

CCHジョイント式熱源機に専用のヘッダーなどを固定する金具

サドルLSY-２２

I-LSY-22-1P

25-2245¥253/1個（税抜¥230/1個）

IPT-7L-CDE（-W）の固定用サドル ●1本止め並列固定可能

サドルLSY-３０

I-LSY-30-1P

25-2254¥253/1個（税抜¥230/1個）

IPT-10L-CDE（-W）の固定用サドル ●1本止め並列固定可能

φ10風呂継手（2個入）UF-122-10-2P

24-4375

CCHジョイントG3/4

ICHJ-BG3/4-1P

25-0579¥2,310/1袋（税抜¥2,100/1袋）

3/4ネジのヘッダーを接続する為の継手（CCHジョイント式熱源機専用）

CCHジョイントG1/2-2P（2個セット）

ICCHジョイントG1/2-2

25-2289¥4,290/1袋（税抜¥3,900/袋）

CCHジョイント式熱源機の風呂接続口に風呂継手UF-122-10を接続する為の継手¥3,520/1袋（税抜¥3,200/1袋） オスネジPF1/2に樹脂管φ10を接続する為の継手

受注生産のものがありますので、お問い合わせください。

58

仕

様
ウルトラファインバブル搭載 熱源機・タンク一体タイプ（160L）

熱源機・タンク一体タイプ（160L）

ダブルハイブリッド給湯・暖房システム
RHBH-RCU248AW2-1

型式

29ページ

屋外据置設置

屋外据置設置高さ750×幅480×奥行270

高さ750×幅480×奥行270

設置方式
外形寸法（mm）

RHBH-RC248AW2-1

29ページ

掲載ページ

40（満水時44）40（満水時44）

ガス

13A・12A：20A（R3/4） LPG：15A（R1/2） ※LPGはTU接続でも可

13A・12A：20A（R3/4） LPG：15A（R1/2） ※LPGはTU接続でも可

給水

20A（R3/4）

20A（R3/4）

給湯

20A（R3/4）

20A（R3/4）

暖房（往・戻）高温（往）：CCH（QF16）ジョイント 低温（往）：CCH（QF16）ジョイント（戻）：CCH（QF16）ジョイント

高温（往）：CCH（QF16）ジョイント 低温（往）：CCH（QF16）ジョイント（戻）：CCH（QF16）ジョイント

追焚（往・戻）CCH（QF16）ジョイント 最大延長：
φ10樹脂管25m

CCH（QF16）ジョイント 最大延長：
φ10樹脂管25m

源 機

接 続 口 径熱基 本 仕 様質量（kg）

50

循環アダプタ取付穴径（φmm）

50

浴槽設置条件

上方：7.0m

電源

AC100V（50-60Hz）

AC100V（50-60Hz）

リモコン信号線

無極性2芯ケーブル

無極性2芯ケーブル

15A（R1/2）

15A（R1/2）

ドレン配管 オーバーフロー
消費電力
（W）

下方：5.0m

上方：7.0m

下方：5.0m

待機時（SW OFF時）

2.3

2.3

定格消費電力210

210

凍結予防ヒーターのみ：215

凍結予防運転時運転制御仕様

ガス消費量 ガスの種類（kW）
同 時
13A・12A：（kcal/h） 給 湯LPG：（kg/h） 暖 房
ガス熱源機熱効率（％）

凍結予防ヒーターのみ：215

13A

12A

LPG

13A

12A

LPG

60.7（52,200）

56.6（48,700）

60.7（4.35）

57.8（49,700）

53.9（46,400）

57.8（4.13）

44.2（38,000）

41.2（35,400）

44.2（3.17）

44.2（38,000）

41.2（35,400）

44.2（3.16）

16.5（14,200）

15.3（13,200）

16.5（1.18）

13.7（11,800）

12.8（11,000）

13.7（0.98）

給湯：95.0、暖房：87.0（高温：89.0、低温：85.0）

給湯：95.0、暖房：87.0（高温：89.0、低温：85.0）

NW2017

給水装置認証登録番号

NW2017

RTU-R1603※1

RTU-R1603K※1

RTU-R1603※1

掲載ページ

29ページ

29ページ

29ページ

29ページ

設置方式

屋外据置設置

屋外据置設置

屋外据置設置

屋外据置設置

高さ1,750×幅474×奥行564

高さ1,750×幅474×奥行564

高さ1,750×幅474×奥行564

高さ1,750×幅474×奥行564

49.5（満水時211.5）

49.5（満水時211.5）

49.5（満水時211.5）

49.5（満水時211.5）

160

160

160

160

0.48

0.48

0.48

0.48

型式

外形寸法（mm）
質量（kg）
タンク容量（L）
使用圧力（MPa）

最高
通常

RTU-R1603K※1

0.39

0.39

0.39

0.39

AC100V（50-60Hz）

AC100V（50-60Hz）

AC100V（50-60Hz）

AC100V（50-60Hz）

ヒートポンプ−タンクユニット間

12V ヒートポンプ信号線（３芯）

12V ヒートポンプ信号線（３芯）

12V ヒートポンプ信号線（３芯）

12V ヒートポンプ信号線（３芯）

熱源機−タンクユニット間

12V 熱源機通信線（2芯）

12V 熱源機通信線（2芯）

12V 熱源機通信線（2芯）

12V 熱源機通信線（2芯）給水口

20A（R3/4）

20A（R3/4）

20A（R3/4）

20A（R3/4）

給湯口

ー

ー

ー

ー

ヒートポンプ戻接続口（給H）

15A（G1/2B）＊配管長3m以下

15A（G1/2B）＊配管長3m以下

15A（G1/2B）＊配管長3m以下

15A（G1/2B）＊配管長3m以下

ヒートポンプ往接続口（給C）

15A（G1/2B）＊配管長3m以下

15A（G1/2B）＊配管長3m以下

15A（G1/2B）＊配管長3m以下

15A（G1/2B）＊配管長3m以下

ヒートポンプ戻接続口（暖H）

20A（R3/4）＊配管長3m以下

20A（R3/4）＊配管長3m以下

20A（R3/4）＊配管長3m以下

20A（R3/4）＊配管長3m以下

接続口径 ヒートポンプ往接続口（暖C）

20A（R3/4）＊配管長3m以下

20A（R3/4）＊配管長3m以下

20A（R3/4）＊配管長3m以下

20A（R3/4）＊配管長3m以下

熱源機戻接続口（湯）

ー

ー

ー

ー

熱源機往接続口（水）20A（R3/4）＊配管長0.7m以下

20A（R3/4）＊配管長0.7m以下

20A（R3/4）＊配管長0.7m以下

20A（R3/4）＊配管長0.7m以下

タンク暖房戻接続口（A）

20A（R3/4）

20A（R3/4）

20A（R3/4）

20A（R3/4）

タンク暖房往接続口（B）

20A（R3/4）

20A（R3/4）

20A（R3/4）

20A（R3/4）

排水接続口

15A（G1/2B）

15A（G1/2B）

15A（G1/2B）

15A（G1/2B）

待機時（SW OFF時）

0.3

0.3

0.3

0.3

定格消費電力4444

凍結予防運転時

凍結予防ヒーターのみ：114

凍結予防ヒーターのみ：153

凍結予防ヒーターのみ：114

凍結予防ヒーターのみ：153

NC3004

NC3004

NC3004

NC3004

暖房

電源

タンクユニット

通信線

消費電力
（W）

給水装置認証登録番号
型式

RHP-R223（S）

掲載ページ

29ページ

外形寸法（mm）

高さ690×幅815×奥行297

質量（kg）

40

ヒートポンプユニット

冷媒の種類/充填量

R32（フロン）/510g

電源

100V（50-60Hz）

沸き上がり温度（45℃のとき）

（注1）

中間期

夏期

冬期

加熱能力（kW）

2.6

2.6

2.5

2.2

消費電力（W）

480

393

510

536

5.4

6.6

4.9

4.1

COP
運転下限外気温（℃）

接続口径

消費電力（W）−7

ヒートポンプ戻接続口（給H）

15A（R1/2）＊配管長3m以内

ヒートポンプ往接続口（給C）

15A（R1/2）＊配管長3m以内

ヒートポンプ戻接続口（暖H）

20A（R3/4）＊配管長3m以内

ヒートポンプ往接続口（暖C）

20A（R3/4）＊配管長3m以内

待機時（SW OFF時）

1.0

最大時

1,450

給水装置認証登録番号

W052-20022-199

S-JET認証番号

0206-91177-001

年間給湯効率※2（給湯のみ）

148.1%（注1）［沸き上がり温度の注意事項］・低外気温時は除霜のため、加熱能力が低下することがあります。・沸き上げ直前では、加熱能力が低下する場合があります。
●中間期：外気温（DB/WB）16℃/12℃、水温17℃ ●夏期：外気温（DB/WB）25℃/21℃、水温24℃ ●冬期：外気温（DB/WB）7℃/6℃、水温9℃※1 住宅に関する省エネルギー基準の評価を行う場合、RTU-R1601、RTU-R1601Kと同一型式の扱いとなります。住宅・住戸の省エネルギー性能の判定プログラムの入力値は、弊社Webサイトよりご確認ください。
※2 JGKAS A705-2020に基づく年間給湯効率（6地域、給湯負荷16.6GJ/年）

59

受注生産のものがありますので、お問い合わせください。

熱源機・タンク一体タイプ（160L）

ウルトラファインバブル搭載 熱源機・タンク一体タイプ（160L）

ダブルハイブリッド給湯・暖房システム

シングルハイブリッド給湯・暖房システム

RHBH-RC247AW2-1

RHBH-RCU248AW2-1

型式

29ページ

30ページ

屋外据置設置

屋外据置設置高さ750×幅480×奥行270

高さ750×幅480×奥行270

掲載ページ
設置方式
外形寸法（mm）

37.5（満水時41）40（満水時44）

ガス

13A・12A：20A（R3/4） LPG：15A（R1/2） ※LPGはTU接続でも可

13A・12A：20A（R3/4） LPG：15A（R1/2） ※LPGはTU接続でも可

給水

20A（R3/4）

20A（R3/4）

給湯

20A（R3/4）

20A（R3/4）

暖房（往・戻）高温（往）：CCH（QF16）ジョイント 低温（往）：CCH（QF16）ジョイント（戻）：CCH（QF16）ジョイント

高温（往）：CCH（QF16）ジョイント 低温（往）：CCH（QF16）ジョイント（戻）：CCH（QF16）ジョイント

追焚（往・戻）CCH（QF16）ジョイント 最大延長：
φ10樹脂管25m

CCH（QF16）ジョイント 最大延長：
φ10樹脂管25m

接 続 口 径熱 源 機

基 本 仕 様質量（kg）

循環アダプタ取付穴径（φmm）

50

50

浴槽設置条件

上方：7.0m

電源

AC100V（50-60Hz）

AC100V（50-60Hz）

リモコン信号線

無極性2芯ケーブル

無極性2芯ケーブル

15A（R1/2）

15A（R1/2）

ドレン配管 オーバーフロー

上方：7.0m

下方：5.0m

下方：5.0m

待機時（SW OFF時）

2

2.3

消費電力

定格消費電力

175

210

（W）

凍結予防運転時運転制御仕様

ガス消費量 ガスの種類（kW）
同 時
13A・12A：（kcal/h） 給 湯LPG：（kg/h） 暖 房

凍結予防ヒーターのみ：215

凍結予防ヒーターのみ：215
13A

12A

LPG

13A

12A

LPG

57.8（49,700）

53.9（46,400）

57.8（4.13）

60.7（52,200）

56.6（48,700）

60.7（4.35）

44.2（38,000）

41.2（35,400）

44.2（3.16）

44.2（38,000）

41.2（35,400）

44.2（3.17）

13.7（11,800）

12.8（11,000）

13.7（0.98）

16.5（14,200）

15.3（13,200）

16.5（1.18）

ガス熱源機熱効率（％）

給湯：95.0、暖房：87.0（高温：89.0、低温：85.0）

給水装置認証登録番号

給湯：95.0、暖房：87.0（高温：89.0、低温：85.0）

NW2017NW2017

RTU-R1603※1

RTU-R1603K※1

RTU-R1602 / RTU-R1602-PV

掲載ページ

29ページ

29ページ

30ページ

30ページ

設置方式

屋外据置設置

屋外据置設置

屋外据置設置

屋外据置設置

高さ1,750×幅474×奥行564

高さ1,750×幅474×奥行564

高さ1,750×幅474×奥行564

高さ1,750×幅474×奥行564

49.5（満水時211.5）

49.5（満水時211.5）

46.5（満水時206.5）

46.5（満水時206.5）

160

160

160

160

0.48

0.48

0.48

0.48

型式

外形寸法（mm）
質量（kg）
タンク容量（L）
使用圧力（MPa）

最高
通常

RTU-R1602K / RTU-R1602K-PV

0.39

0.39

0.39

0.39

AC100V（50-60Hz）

AC100V（50-60Hz）

AC100V（50-60Hz）

AC100V（50-60Hz）

ヒートポンプ−タンクユニット間

12V ヒートポンプ信号線（３芯）

12V ヒートポンプ信号線（３芯）

12V ヒートポンプ信号線（３芯）

12V ヒートポンプ信号線（３芯）

熱源機−タンクユニット間

12V 熱源機通信線（2芯）

12V 熱源機通信線（2芯）

12V 熱源機通信線（2芯）

12V 熱源機通信線（2芯）給水口

20A（R3/4）

20A（R3/4）

20A（R3/4）

20A（R3/4）

給湯口

ー

ー

20A（R3/4）

20A（R3/4）

ヒートポンプ戻接続口（給H）

15A（G1/2B）＊配管長3m以下

15A（G1/2B）＊配管長3m以下

15A（G1/2B）＊配管長25m以下

15A（G1/2B）＊配管長3m以下

ヒートポンプ往接続口（給C）

15A（G1/2B）＊配管長3m以下

15A（G1/2B）＊配管長3m以下

15A（G1/2B）＊配管長25m以下

15A（G1/2B）＊配管長3m以下

ヒートポンプ戻接続口（暖H）

20A（R3/4）＊配管長3m以下

20A（R3/4）＊配管長3m以下

ーー

接続口径 ヒートポンプ往接続口（暖C）

20A（R3/4）＊配管長3m以下

20A（R3/4）＊配管長3m以下

ーー

熱源機戻接続口（湯）

ー

ー

ー

ー

熱源機往接続口（水）20A（R3/4）＊配管長0.7m以下

20A（R3/4）＊配管長0.7m以下

20A（R3/4）＊配管長0.85m以下

20A（R3/4）＊配管長0.85m以下

タンク暖房戻接続口（A）

20A（R3/4）

20A（R3/4）

ーー

タンク暖房往接続口（B）

20A（R3/4）

20A（R3/4）

ー

ー

排水接続口

15A（G1/2B）

15A（G1/2B）

15A（G1/2B）

15A（G1/2B）

待機時（SW OFF時）

0.3

0.3

0.3

0.3

定格消費電力4444

凍結予防運転時

凍結予防ヒーターのみ：114

凍結予防ヒーターのみ：153

凍結予防ヒーターのみ：114

凍結予防ヒーターのみ：153

NC3004

NC3004

NC3004

NC3004

電源

タンクユニット

通信線

消費電力
（W）

給水装置認証登録番号

29ページ

30ページ

高さ690×幅815×奥行297

高さ690×幅755×奥行297

掲載ページ
外形寸法（mm）

40

35

R32（フロン）/510g

R32（フロン）/460g

質量（kg）

ヒートポンプユニット

冷媒の種類/充填量

AC100V（50-60Hz）

100V（50-60Hz）

電源
中間期

夏期

冬期

暖房

中間期

夏期

加熱能力（kW）

2.6

2.6

2.5

2.2

2.6

2.6

2.5

消費電力（W）

480

393

510

536

480

393

510

5.4

6.6

4.9

4.1

5.4

6.6

4.9

沸き上がり温度（45℃のとき）（注1）

RHP-R222（S）

RHP-R223（S）

型式

COP
運転下限外気温（℃）−7−7

ヒートポンプ戻接続口（給H）

15A（R1/2）＊配管長3m以内

15A（R1/2）＊配管長3m以内

ヒートポンプ往接続口（給C）

15A（R1/2）＊配管長3m以内

15A（R1/2）＊配管長3m以内

ヒートポンプ戻接続口（暖H）

20A（R3/4）＊配管長3m以内

20A（R3/4）＊配管長3m以内

ヒートポンプ往接続口（暖C）

20A（R3/4）＊配管長3m以内

20A（R3/4）＊配管長3m以内

待機時（SW OFF時）

1.0

1.0

最大時

1,450

1,450

給水装置認証登録番号

W052-20022-199

W052-20022-199

S-JET認証番号

0206-91177-001

0206-91177-001

年間給湯効率※2（給湯のみ）

148.1%

148.1%（PVモデルは評価中）

接続口径

消費電力（W）

冬期（注1）［沸き上がり温度の注意事項］・低外気温時は除霜のため、加熱能力が低下することがあります。・沸き上げ直前では、加熱能力が低下する場合があります。
●中間期：外気温（DB/WB）16℃/12℃、水温17℃ ●夏期：外気温（DB/WB）25℃/21℃、水温24℃ ●冬期：外気温（DB/WB）7℃/6℃、水温9℃※1 住宅に関する省エネルギー基準の評価を行う場合、RTU-R1601、RTU-R1601Kと同一型式の扱いとなります。住宅・住戸の省エネルギー性能の判定プログラムの入力値は、弊社Webサイトよりご確認ください。
※2 JGKAS A705-2020に基づく年間給湯効率（6地域、給湯負荷16.6GJ/年）。

60

仕

様
熱源機・タンク一体タイプ（160L）

シングルハイブリッド給湯・暖房システム
RHBH-RC248AW2-1

型式

30ページ

屋外据置設置

屋外据置設置高さ750×幅480×奥行270

高さ750×幅480×奥行270

設置方式
外形寸法（mm）

RHBH-RC247AW2-1

30ページ

掲載ページ

40（満水時44）37.5（満水時41）

ガス

13A・12A：20A（R3/4） LPG：15A（R1/2） ※LPGはTU接続でも可

13A・12A：20A（R3/4） LPG：15A（R1/2） ※LPGはTU接続でも可

給水

20A（R3/4）

20A（R3/4）

給湯

20A（R3/4）

20A（R3/4）

暖房（往・戻）高温（往）：CCH（QF16）ジョイント 低温（往）：CCH（QF16）ジョイント（戻）：CCH（QF16）ジョイント

高温（往）：CCH（QF16）ジョイント 低温（往）：CCH（QF16）ジョイント（戻）：CCH（QF16）ジョイント

追焚（往・戻）CCH（QF16）ジョイント 最大延長：
φ10樹脂管25m

CCH（QF16）ジョイント 最大延長：
φ10樹脂管25m

源 機

接 続 口 径熱基 本 仕 様質量（kg）

循環アダプタ取付穴径（φmm）

50

50

浴槽設置条件

上方：7.0m

電源

AC100V（50-60Hz）

AC100V（50-60Hz）

リモコン信号線

無極性2芯ケーブル

無極性2芯ケーブル

15A（R1/2）

15A（R1/2）

ドレン配管 オーバーフロー

下方：5.0m

上方：7.0m

待機時（SW OFF時）

2.3

2

消費電力

定格消費電力

210

175

（W）

凍結予防運転時運転制御仕様

ガス消費量 ガスの種類（kW）
同 時
13A・12A：（kcal/h） 給 湯LPG：（kg/h） 暖 房
ガス熱源機熱効率（％）

凍結予防ヒーターのみ：215

凍結予防ヒーターのみ：215

13A

12A

LPG

13A

12A

LPG

60.7（52,200）

56.6（48,700）

60.7（4.35）

57.8（49,700）

53.9（46,400）

57.8（4.13）

44.2（38,000）

41.2（35,400）

44.2（3.17）

44.2（38,000）

41.2（35,400）

44.2（3.16）

16.5（14,200）

15.3（13,200）

16.5（1.18）

13.7（11,800）

12.8（11,000）

13.7（0.98）

給湯：95.0、暖房：87.0（高温：89.0、低温：85.0）

給水装置認証登録番号

給湯：95.0、暖房：87.0（高温：89.0、低温：85.0）

NW2017NW2017

RTU-R1602 / RTU-R1602-PV

RTU-R1602K / RTU-R1602K-PV

RTU-R1602 / RTU-R1602-PV

掲載ページ

30ページ

30ページ

30ページ

30ページ

設置方式

屋外据置設置

屋外据置設置

屋外据置設置

屋外据置設置

高さ1,750×幅474×奥行564

高さ1,750×幅474×奥行564

高さ1,750×幅474×奥行564

高さ1,750×幅474×奥行564

46.5（満水時206.5）

46.5（満水時206.5）

46.5（満水時206.5）

46.5（満水時206.5）

160

160

160

160

0.48

0.48

0.48

0.48

型式

外形寸法（mm）
質量（kg）
タンク容量（L）
使用圧力（MPa）

最高
通常

RTU-R1602K / RTU-R1602K-PV

0.39

0.39

0.39

0.39

AC100V（50-60Hz）

AC100V（50-60Hz）

AC100V（50-60Hz）

AC100V（50-60Hz）

ヒートポンプ−タンクユニット間

12V ヒートポンプ信号線（３芯）

12V ヒートポンプ信号線（３芯）

12V ヒートポンプ信号線（３芯）

12V ヒートポンプ信号線（３芯）

熱源機−タンクユニット間

12V 熱源機通信線（2芯）

12V 熱源機通信線（2芯）

12V 熱源機通信線（2芯）

12V 熱源機通信線（2芯）給水口

20A（R3/4）

20A（R3/4）

20A（R3/4）

20A（R3/4）

給湯口

20A（R3/4）

20A（R3/4）

20A（R3/4）

20A（R3/4）

ヒートポンプ戻接続口（給H） 15A（G1/2B）＊配管長25m以下

15A（G1/2B）＊配管長3m以下

15A（G1/2B）＊配管長25m以下

15A（G1/2B）＊配管長3m以下

ヒートポンプ往接続口（給C）

15A（G1/2B）＊配管長25m以下

15A（G1/2B）＊配管長3m以下

15A（G1/2B）＊配管長25m以下

15A（G1/2B）＊配管長3m以下

ヒートポンプ戻接続口（暖H）

ー

ー

ー

ー

接続口径 ヒートポンプ往接続口（暖C）

ー

ー

ー

ー

熱源機戻接続口（湯）

ー

ー

ー

ー

熱源機往接続口（水）20A（R3/4）＊配管長0.85m以下

20A（R3/4）＊配管長0.85m以下

20A（R3/4）＊配管長0.85m以下

20A（R3/4）＊配管長0.85m以下

タンク暖房戻接続口（A）

ー

ー

ー

ー

タンク暖房往接続口（B）

ー

ー

ー

ー

15A（G1/2B）

15A（G1/2B）

15A（G1/2B）

15A（G1/2B）

待機時（SW OFF時）

0.3

0.3

0.3

0.3

定格消費電力4444

凍結予防運転時

凍結予防ヒーターのみ：114

凍結予防ヒーターのみ：153

凍結予防ヒーターのみ：114

凍結予防ヒーターのみ：153

NC3004

NC3004

NC3004

NC3004

電源

タンクユニット

通信線

排水接続口
消費電力
（W）

給水装置認証登録番号
型式

RHP-R222（S）

掲載ページ

30ページ

外形寸法（mm）

高さ690×幅755×奥行297

質量（kg）

35

ヒートポンプユニット

冷媒の種類/充填量

R32（フロン）/460g

電源AC100V（50-60Hz）
中間期

夏期

加熱能力（kW）

2.6

2.6

2.5

消費電力（W）

480

393

510

6.6

4.9

沸き上がり温度（45℃のとき）

（注1）

5.4

COP
運転下限外気温（℃）

接続口径

消費電力（W）−7

ヒートポンプ戻接続口（給H）

15A（R1/2）＊配管長3m以内

ヒートポンプ往接続口（給C）

15A（R1/2）＊配管長3m以内

ヒートポンプ戻接続口（暖H）

20A（R3/4）＊配管長3m以内

ヒートポンプ往接続口（暖C）

20A（R3/4）＊配管長3m以内

待機時（SW OFF時）

1.0

最大時

1,450

給水装置認証登録番号

W052-20022-199

S-JET認証番号

0206-91177-001

年間給湯効率※（給湯のみ）

148.1%（PVモデルは評価中）（注1）［沸き上がり温度の注意事項］・低外気温時は除霜のため、加熱能力が低下することがあります。・沸き上げ直前では、加熱能力が低下する場合があります。
●中間期：外気温（DB/WB）16℃/12℃、水温17℃ ●夏期：外気温（DB/WB）25℃/21℃、水温24℃ ●冬期：外気温（DB/WB）7℃/6℃、水温9℃※JGKAS A705-2020に基づく年間給湯効率（6地域、給湯負荷16.6GJ/年）。

61

下方：5.0m

冬期

マイクロバブルバスユニット内蔵・ウルトラファインバブル搭載 熱源機・タンク一体タイプ（160L）

ウルトラファインバブル搭載 熱源機・タンク一体タイプ（160L）

シングルハイブリッドふろ給湯システム
RHBF-RCUM246AW

型式

30ページ

屋外据置設置

屋外据置設置高さ600×幅470×奥行310

高さ600×幅470×奥行270

設置方式
外形寸法（mm）

RHBF-RCUK246AW

30ページ

掲載ページ

質量（kg）

36.5（満水時39）29.5（満水時31.5）

ガス

13A・12A：20A（R3/4） LPG：15A（R1/2） ※LPGはTU接続でも可

13A・12A：20A（R3/4） LPG：15A（R1/2） ※LPGはTU接続でも可

給水

20A（R3/4）

20A（R3/4）

給湯

20A（R3/4）

20A（R3/4）

源 機

接 続 口 径熱基 本 仕 様暖房（往・戻）ー

追焚（往・戻）

15A

ー

最大延長：
φ10樹脂管20m

循環アダプタ取付穴径（φmm）

15A

最大延長：
φ10樹脂管25m5050

浴槽設置条件

上方：5.0m

電源

AC100V（50-60Hz）

AC100V（50-60Hz）

リモコン信号線

無極性2芯ケーブル

無極性2芯ケーブル

15A（R1/2）

15A（R1/2）

ドレン配管 オーバーフロー

下方：1.5m

上方：7.0m

下方：3.0m

待機時（SW OFF時）

2.5

1.7

消費電力

定格消費電力

375

100

（W）

凍結予防運転時運転制御仕様

ガス消費量 ガスの種類（kW）
同 時
13A・12A：（kcal/h） 給 湯LPG：（kg/h） 暖 房

凍結予防ヒーターのみ：215

凍結予防ヒーターのみ：170

13A

12A

LPG

13A

12A

LPG

54.0（46,400）

50.2（43,200）

54.0（3.86）

54.0（46,400）

50.2（43,200）

54.0（3.86）

44.2（38,000）

41.2（35,400）

44.2（3.16）

44.2（38,000）

41.2（35,400）

44.2（3.16）

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ガス熱源機熱効率（％）

給湯：95.0、ふろ：92.0

給水装置認証登録番号

給湯：95.0、ふろ：82.0

NW2017NW2017

RTU-R1602 / RTU-R1602-PV

RTU-R1602K / RTU-R1602K-PV

RTU-R1602 / RTU-R1602-PV

掲載ページ

30ページ

30ページ

30ページ

30ページ

設置方式

屋外据置設置

屋外据置設置

屋外据置設置

屋外据置設置

高さ1,750×幅474×奥行564

高さ1,750×幅474×奥行564

高さ1,750×幅474×奥行564

高さ1,750×幅474×奥行564

46.5（満水時206.5）

46.5（満水時206.5）

46.5（満水時206.5）

46.5（満水時206.5）

160

160

160

160

0.48

0.48

0.48

0.48

型式

外形寸法（mm）
質量（kg）
タンク容量（L）
使用圧力（MPa）

最高
通常

RTU-R1602K / RTU-R1602K-PV

0.39

0.39

0.39

0.39

AC100V（50-60Hz）

AC100V（50-60Hz）

AC100V（50-60Hz）

AC100V（50-60Hz）

ヒートポンプ−タンクユニット間

12V ヒートポンプ信号線（３芯）

12V ヒートポンプ信号線（３芯）

12V ヒートポンプ信号線（３芯）

12V ヒートポンプ信号線（３芯）

熱源機−タンクユニット間

12V 熱源機通信線（2芯）

12V 熱源機通信線（2芯）

12V 熱源機通信線（2芯）

12V 熱源機通信線（2芯）給水口

20A（R3/4）

20A（R3/4）

20A（R3/4）

20A（R3/4）

給湯口

20A（R3/4）

20A（R3/4）

20A（R3/4）

20A（R3/4）

ヒートポンプ戻接続口（給H） 15A（G1/2B）＊配管長25m以下

15A（G1/2B）＊配管長3m以下

15A（G1/2B）＊配管長25m以下

15A（G1/2B）＊配管長3m以下

ヒートポンプ往接続口（給C）

15A（G1/2B）＊配管長25m以下

15A（G1/2B）＊配管長3m以下

15A（G1/2B）＊配管長25m以下

15A（G1/2B）＊配管長3m以下

ヒートポンプ戻接続口（暖H）

ー

ー

ー

ー

接続口径 ヒートポンプ往接続口（暖C）

ー

ー

ー

ー

熱源機戻接続口（湯）

ー

ー

ー

ー

熱源機往接続口（水）20A（R3/4）＊配管長0.85m以下

20A（R3/4）＊配管長0.85m以下

20A（R3/4）＊配管長0.85m以下

20A（R3/4）＊配管長0.85m以下

タンク暖房戻接続口（A）

ー

ー

ー

ー

タンク暖房往接続口（B）

ー

ー

ー

ー

15A（G1/2B）

15A（G1/2B）

15A（G1/2B）

15A（G1/2B）

待機時（SW OFF時）

0.3

0.3

0.3

0.3

定格消費電力4444

凍結予防運転時

凍結予防ヒーターのみ：114

凍結予防ヒーターのみ：153

凍結予防ヒーターのみ：114

凍結予防ヒーターのみ：153

NC3004

NC3004

NC3004

NC3004

電源

タンクユニット

通信線

排水接続口
消費電力
（W）

給水装置認証登録番号
型式

RHP-R222（S）

掲載ページ

30ページ

外形寸法（mm）

高さ690×幅755×奥行297

質量（kg）

35

ヒートポンプユニット

冷媒の種類/充填量

R32（フロン）/460g

電源AC100V（50-60Hz）
中間期

夏期

加熱能力（kW）

2.6

2.6

2.5

消費電力（W）

480

393

510

6.6

4.9

沸き上がり温度（45℃のとき）

（注1）

5.4

COP
運転下限外気温（℃）

接続口径

消費電力（W）−7

ヒートポンプ戻接続口（給H）

15A（R1/2）＊配管長3m以内

ヒートポンプ往接続口（給C）

15A（R1/2）＊配管長3m以内

ヒートポンプ戻接続口（暖H）

20A（R3/4）＊配管長3m以内

ヒートポンプ往接続口（暖C）

20A（R3/4）＊配管長3m以内

待機時（SW OFF時）

1.0

最大時

1,450

給水装置認証登録番号

冬期

W052-20022-199

S-JET認証番号

0206-91177-001

年間給湯効率※（給湯のみ）

148.1%（PVモデルは評価中）（注1）［沸き上がり温度の注意事項］・低外気温時は除霜のため、加熱能力が低下することがあります。・沸き上げ直前では、加熱能力が低下する場合があります。
●中間期：外気温（DB/WB）16℃/12℃、水温17℃ ●夏期：外気温（DB/WB）25℃/21℃、水温24℃ ●冬期：外気温（DB/WB）7℃/6℃、水温9℃※JGKAS A705-2020に基づく年間給湯効率（6地域、給湯負荷16.6GJ/年）。

62

仕

様
熱源機・タンク一体タイプ（160L）

シングルハイブリッドふろ給湯システム
RHBF-RCK246AW

型式

30ページ

掲載ページ

屋外据置設置設置方式

高さ600×幅470×奥行270

外形寸法（mm）
質量（kg）

29.5（満水時31.5）

ガス

13A・12A：20A（R3/4） LPG：15A（R1/2） ※LPGはTU接続でも可

給水

20A（R3/4）

給湯

20A（R3/4）

接 続 口 径熱 源 機

基 本 仕 様暖房（往・戻）ー

追焚（往・戻）15A

循環アダプタ取付穴径（φmm）

最大延長：
φ10樹脂管25m50

浴槽設置条件

上方：7.0m

電源

AC100V（50-60Hz）

リモコン信号線

無極性2芯ケーブル

ドレン配管 オーバーフロー

下方：3.0m

15A（R1/2）

待機時（SW OFF時）

1.7

消費電力

定格消費電力100（W）

凍結予防運転時運転制御仕様

ガス消費量 ガスの種類（kW）
同 時
13A・12A：（kcal/h） 給 湯LPG：（kg/h） 暖 房

凍結予防ヒーターのみ：170
13A

12A

LPG

54.0（46,400）

50.2（43,200）

54.0（3.86）

44.2（38,000）

41.2（35,400）

44.2（3.16）

ー

ー

ー

ガス熱源機熱効率（％）

給湯：95.0、ふろ：82.0

給水装置認証登録番号

NW2017
RTU-R1602 / RTU-R1602-PV

型式

RTU-R1602K / RTU-R1602K-PV

掲載ページ

30ページ

30ページ

設置方式

屋外据置設置

屋外据置設置

高さ1,750×幅474×奥行564

高さ1,750×幅474×奥行564

46.5（満水時206.5）

46.5（満水時206.5）

外形寸法（mm）
質量（kg）
タンク容量（L）
使用圧力（MPa）

最高
通常

160

160

0.48

0.48

0.39

0.39

AC100V（50-60Hz）

AC100V（50-60Hz）

ヒートポンプ−タンクユニット間

12V ヒートポンプ信号線（３芯）

12V ヒートポンプ信号線（３芯）

熱源機−タンクユニット間

12V 熱源機通信線（2芯）

12V 熱源機通信線（2芯）給水口

20A（R3/4）

20A（R3/4）

給湯口

20A（R3/4）

20A（R3/4）

ヒートポンプ戻接続口（給H）

15A（G1/2B）＊配管長25m以下

15A（G1/2B）＊配管長3m以下

ヒートポンプ往接続口（給C）

15A（G1/2B）＊配管長25m以下

15A（G1/2B）＊配管長3m以下

ヒートポンプ戻接続口（暖H）ーー

接続口径 ヒートポンプ往接続口（暖C）

ー

ー

電源

タンクユニット

通信線

熱源機戻接続口（湯）ーー

熱源機往接続口（水）20A（R3/4）＊配管長0.85m以下

20A（R3/4）＊配管長0.85m以下

タンク暖房戻接続口（A）

ーー

タンク暖房往接続口（B）

ーー

15A（G1/2B）

15A（G1/2B）

待機時（SW OFF時）

0.3

0.3

定格消費電力44

凍結予防運転時

凍結予防ヒーターのみ：114

凍結予防ヒーターのみ：153

排水接続口
消費電力
（W）

型式

RHP-R222（S）

掲載ページ

30ページ

外形寸法（mm）

高さ690×幅755×奥行297

質量（kg）

35

ヒートポンプユニット

冷媒の種類/充填量

R32（フロン）/460g

電源AC100V（50-60Hz）
中間期

夏期

加熱能力（kW）

2.6

2.6

2.5

消費電力（W）

480

393

510

6.6

4.9

沸き上がり温度（45℃のとき）

（注1）

5.4

COP
運転下限外気温（℃）

接続口径

消費電力（W）

NC3004

NC3004

給水装置認証登録番号−7

ヒートポンプ戻接続口（給H）

15A（R1/2）＊配管25m以下（寒冷地仕様は3m以内）

ヒートポンプ往接続口（給C）

15A（R1/2）＊配管25m以下（寒冷地仕様は3m以内）

ヒートポンプ戻接続口（暖H）ーヒートポンプ往接続口（暖C）ー

待機時（SW OFF時）

1.0

最大時

給水装置認証登録番号

1,200
W052-20022-199

S-JET認証番号

0206-91177-001

年間給湯効率※（給湯のみ）

148.1%（PVモデルは評価中）（注1）［沸き上がり温度の注意事項］・低外気温時は除霜のため、加熱能力が低下することがあります。・沸き上げ直前では、加熱能力が低下する場合があります。
●中間期：外気温（DB/WB）16℃/12℃、水温17℃ ●夏期：外気温（DB/WB）25℃/21℃、水温24℃ ●冬期：外気温（DB/WB）7℃/6℃、水温9℃※JGKAS A705-2020に基づく年間給湯効率（6地域、給湯負荷16.6GJ/年）。

63

冬期ウルトラファインバブル搭載 熱源機・タンク 隣接タイプ/狭小設置タイプ（70L）

熱源機・タンク 隣接タイプ／狭小設置タイプ（70L）

シングルハイブリッド給湯・暖房システム
RHBD-RU245AW2-1

型式

35ページ

屋外壁掛設置屋外壁掛設置高さ600×幅470×奥行240

高さ600×幅470×奥行240

設置方式
外形寸法（mm）

RHBD-R245AW2-1（S）

35ページ

掲載ページ

31（満水時34.5）

31（満水時34.5）

ガス

13A・12A：20A（R3/4） LPG：15A（R1/2） ※LPGはTU接続でも可

13A・12A：20A（R3/4） LPG：15A（R1/2） ※LPGはTU接続でも可

給水

20A（R3/4）

20A（R3/4）

給湯

20A（R3/4）

20A（R3/4）

暖房（往・戻）高温（往）：CCH（QF16）ジョイント 低温（往）：CCH（QF16）ジョイント（戻）：CCH（QF16）ジョイント

高温（往）：CCH（QF16）ジョイント 低温（往）：CCH（QF16）ジョイント（戻）：CCH（QF16）ジョイント

追焚（往・戻）CCH（QF16）ジョイント 最大延長：
φ10樹脂管25m

CCH（QF16）ジョイント 最大延長：
φ10樹脂管25m

接 続 口 径熱 源 機

基 本 仕 様質量（kg）

循環アダプタ取付穴径（φmm）

50

50

浴槽設置条件

上方：7.0m

電源

AC100V（50-60Hz）

AC100V（50-60Hz）

リモコン信号線

無極性2芯ケーブル

無極性2芯ケーブル

15A（R1/2）

15A（R1/2）

ドレン配管 オーバーフロー
消費電力
（W）

下方：5.0m

上方：7.0m

下方：5.0m

待機時（SW OFF時）

1.6

1.6

定格消費電力180

180

凍結予防運転時運転制御仕様

ガス消費量 ガスの種類（kW）
同 時
13A・12A：（kcal/h） 給 湯LPG：（kg/h） 暖 房
ガス熱源機熱効率（％）

凍結予防ヒーターのみ：215

凍結予防ヒーターのみ：215

13A

12A

LPG

13A

12A

LPG

57.8（49,700）

53.9（46,400）

57.8（4.13）

57.8（49,700）

53.9（46,400）

57.8（4.13）

44.2（38,000）

41.2（35,400）

44.2（3.17）

44.2（38,000）

41.2（35,400）

44.2（3.17）

13.7（11,800）

12.8（11,000）

13.7（0.98）

13.7（11,800）

12.8（11,000）

13.7（0.98）

給湯：95.0、暖房：87.0（高温：89.0、低温：85.0）

給水装置認証登録番号

給湯：95.0、暖房：87.0（高温：89.0、低温：85.0）

NW2017NW2017型式

RTU-R700

RTU-R700K

RTU-R700

掲載ページ

35ページ

35ページ

35ページ

35ページ

設置方式

屋外据置設置

屋外据置設置

屋外据置設置

屋外据置設置

高さ1,255×幅365×奥行474

高さ1,255×幅365×奥行474

高さ1,255×幅365×奥行474

高さ1,255×幅365×奥行474

26（満水時94）26（満水時94）26（満水時94）26（満水時94）

68

68

68

68

0.48

0.48

0.48

0.48

外形寸法（mm）
質量（kg）
タンク容量（L）
使用圧力（MPa）

最高
通常

0.39

0.39

0.39

0.39

AC100V（50-60Hz）

AC100V（50-60Hz）

AC100V（50-60Hz）

AC100V（50-60Hz）

ヒートポンプ−タンクユニット間

12V ヒートポンプ信号線（３芯）

12V ヒートポンプ信号線（３芯）

12V ヒートポンプ信号線（３芯）

12V ヒートポンプ信号線（３芯）

熱源機−タンクユニット間

12V 熱源機通信線（2芯）

12V 熱源機通信線（2芯）

12V 熱源機通信線（2芯）

12V 熱源機通信線（2芯）

20A（R3/4）

20A（R3/4）

20A（R3/4）

20A（R3/4）

15A（G1/2B）＊配管長3m以内

15A（G1/2B）＊配管長25m以内（奥行き500mm狭小設置時は15m以内）

15A（G1/2B）＊配管長3m以内

15A（G1/2B）＊配管長3m以内

15A（G1/2B）＊配管長25m以内（奥行き500mm狭小設置時は15m以内）

15A（G1/2B）＊配管長3m以内
ー

電源

タンクユニット

通信線

RTU-R700K

給水口

15A（G1/2B）＊配管長25m以内
ヒートポンプ戻接続口（給H）（奥行き500mm狭小設置時は15m以内）
15A（G1/2B）＊配管長25m以内
ヒートポンプ往接続口（給C）（奥行き500mm狭小設置時は15m以内）
接続口径 ヒートポンプ戻接続口（暖H）

ー

ー

ー

ヒートポンプ往接続口（暖C）

ー

ー

ー

ー

熱源機往接続口（水）20A（R3/4）＊配管長2m以内

20A（R3/4）＊配管長2m以内

20A（R3/4）＊配管長2m以内

20A（R3/4）＊配管長2m以内

タンク暖房戻接続口（A）

ー

ー

ー

ー

タンク暖房往接続口（B）

ー

ー

ー

ー

15A（G1/2B）

15A（G1/2B）

15A（G1/2B）

15A（G1/2B）

待機時（SW OFF時）

0.3

0.3

0.3

0.3

定格消費電力6666

凍結予防運転時

凍結予防ヒーターのみ：88

凍結予防ヒーターのみ：127

凍結予防ヒーターのみ：88

凍結予防ヒーターのみ：127

NB2002

NB2002

NB2002

NB2002

排水接続口
消費電力
（W）

給水装置認証登録番号
型式

RHP-R225

掲載ページ

35ページ

外形寸法（mm）

高さ675×幅737×奥行250

質量（kg）

25

ヒートポンプユニット

冷媒の種類/充填量

R32（フロン）/365g

電源AC100V（50-60Hz）
中間期

夏期

加熱能力（kW）

2.3

2.3

2.3

消費電力（W）

411

319

469

7.2

4.9

沸き上がり温度（45℃のとき）

（注1）

5.6

COP
運転下限外気温（℃）

接続口径

消費電力（W）

冬期−7

ヒートポンプ戻接続口（給H）

15A（R1/2）＊配管25m以内（寒冷地仕様は3m以内。設置奥行き500mmの狭小の場合は15m以内）

ヒートポンプ往接続口（給C）

15A（R1/2）＊配管25m以内（寒冷地仕様は3m以内。設置奥行き500mmの狭小の場合は15m以内）

ヒートポンプ戻接続口（暖H）ーヒートポンプ往接続口（暖C）ー

待機時（SW OFF時）

1.0

最大時

1,200

給水装置認証登録番号

NB2002S-JET認証番号

ー

年間給湯効率※（給湯のみ）

123.7%（注1）［沸き上がり温度の注意事項］・低外気温時は除霜のため、加熱能力が低下することがあります。・沸き上げ直前では、加熱能力が低下する場合があります。
●中間期：外気温（DB/WB）16℃/12℃、水温17℃ ●夏期：外気温（DB/WB）25℃/21℃、水温24℃ ●冬期：外気温（DB/WB）7℃/6℃、水温9℃※JGKAS A705-2020に基づく年間給湯効率（6地域、給湯負荷16.6GJ/年）

64

仕

様
熱源機・タンク 分離タイプ（70L）

シングルハイブリッド給湯・暖房システム
RHBH-R248AW2-1

型式

35ページ

掲載ページ
設置方式

屋外壁掛設置

外形寸法（mm）

高さ750×幅480×奥行270

質量（kg）

40（満水時44）

ガス

13A・12A：20A（R3/4） LPG：15A（R1/2） ※LPGはTU接続でも可

給水

20A（R3/4）
20A（R3/4）

給湯
接 続 口 径熱 源 機

基 本 仕 様暖房（往・戻）高温（往）：CCH（QF16）ジョイント 低温（往）：CCH（QF16）ジョイント（戻）：CCH（QF16）ジョイント

追焚（往・戻）CCH（QF16）ジョイント 最大延長：
φ10樹脂管25m

循環アダプタ取付穴径（φmm）

50

浴槽設置条件

上方：7.0m

電源

AC100V（50-60Hz）

リモコン信号線

無極性2芯ケーブル

ドレン配管 オーバーフロー

下方：5.0m

15A（R1/2）

待機時（SW OFF時）

2.3

消費電力

定格消費電力210（W）

凍結予防運転時運転制御仕様

ガス消費量 ガスの種類（kW）
同 時
13A・12A：（kcal/h） 給 湯LPG：（kg/h） 暖 房

凍結予防ヒーターのみ：215
13A

12A

LPG

60.7（52,200）

56.6（48,700）

60.7（4.35）

44.2（38,000）

41.2（35,400）

44.2（3.17）

16.5（14,200）

15.3（13,200）

16.5（1.18）

ガス熱源機熱効率（％）

給湯：95.0、暖房：87.0（高温：89.0、低温：85.0）

給水装置認証登録番号

NW2017型式

RTU-R700

掲載ページ

35ページ

35ページ

設置方式

屋外据置設置

屋外据置設置

高さ1,255×幅365×奥行474

高さ1,255×幅365×奥行474

26（満水時94）26（満水時94）

外形寸法（mm）
質量（kg）
タンク容量（L）
使用圧力（MPa）

最高
通常

RTU-R700K

68

68

0.48

0.48

0.39

0.39

AC100V（50-60Hz）

AC100V（50-60Hz）

ヒートポンプ−タンクユニット間

12V ヒートポンプ信号線（３芯）

12V ヒートポンプ信号線（３芯）

熱源機−タンクユニット間

12V 熱源機通信線（2芯）

12V 熱源機通信線（2芯）

20A（R3/4）

20A（R3/4）

ヒートポンプ戻接続口（給H）

15A（G1/2B）＊配管長25m以内（奥行き500mm狭小設置時は15m以内）

15A（G1/2B）＊配管長3m以内

ヒートポンプ往接続口（給C）

15A（G1/2B）＊配管長25m以内（奥行き500mm狭小設置時は15m以内）

15A（G1/2B）＊配管長3m以内

接続口径 ヒートポンプ戻接続口（暖H）ーー

ヒートポンプ往接続口（暖C）ーー

熱源機往接続口（水）20A（R3/4）＊配管長2m以内

20A（R3/4）＊配管長2m以内

タンク暖房戻接続口（A）

ーー

タンク暖房往接続口（B）

ーー

15A（G1/2B）

15A（G1/2B）

待機時（SW OFF時）

0.3

0.3

定格消費電力66

凍結予防運転時

凍結予防ヒーターのみ：88

凍結予防ヒーターのみ：127

電源

タンクユニット

通信線

給水口

排水接続口
消費電力
（W）

給水装置認証登録番号

NB2002

型式
掲載ページ

35ページ

外形寸法（mm）

高さ675×幅737×奥行250

質量（kg）

25

ヒートポンプユニット

冷媒の種類/充填量

R32（フロン）/365g

電源AC100V（50-60Hz）

沸き上がり温度（45℃のとき）

（注1）

中間期

夏期

加熱能力（kW）

2.3

2.3

2.3

消費電力（W）

411

319

469

7.2

4.9

COP

5.6

運転下限外気温（℃）

接続口径

消費電力（W）

NB2002
RHP-R225−7

ヒートポンプ戻接続口（給H）

15A（R1/2）＊配管25m以内（寒冷地仕様は3m以内。設置奥行き500mmの狭小の場合は15m以内）

ヒートポンプ往接続口（給C）

15A（R1/2）＊配管25m以内（寒冷地仕様は3m以内。設置奥行き500mmの狭小の場合は15m以内）

ヒートポンプ戻接続口（暖H）ーヒートポンプ往接続口（暖C）ー

待機時（SW OFF時）

1.0

最大時

1,200

給水装置認証登録番号

NB2002S-JET認証番号

ー

年間給湯効率※（給湯のみ）

123.7%（注1）［沸き上がり温度の注意事項］・低外気温時は除霜のため、加熱能力が低下することがあります。・沸き上げ直前では、加熱能力が低下する場合があります。
●中間期：外気温（DB/WB）16℃/12℃、水温17℃ ●夏期：外気温（DB/WB）25℃/21℃、水温24℃ ●冬期：外気温（DB/WB）7℃/6℃、水温9℃※JGKAS A705-2020に基づく年間給湯効率（6地域、給湯負荷16.6GJ/年）

65

冬期ウルトラファインバブル搭載

熱源機・タンク 隣接タイプ（70L）

ウルトラファインバブル搭載

熱源機・タンク 狭小設置タイプ（70L）

シングルハイブリッドふろ給湯システム
RHBF-RUK246AT

RHBF-RUK246AW

型式

35ページ

35ページ

屋外壁掛設置屋外壁掛設置高さ600×幅470×奥行240

高さ600×幅470×奥行240

掲載ページ
設置方式
外形寸法（mm）
質量（kg）

25.5（満水時27.5）

25.5（満水時27.5）

ガス

13A・12A：20A（R3/4） LPG：15A（R1/2） ※LPGはTU接続でも可

13A・12A：20A（R3/4） LPG：15A（R1/2） ※LPGはTU接続でも可

給水

20A（R3/4）

20A（R3/4）

給湯

20A（R3/4）

20A（R3/4）

源 機

接 続 口 径熱基 本 仕 様暖房（往・戻）ーー

追焚（往・戻）

15A

15A

最大延長：
φ10樹脂管25m

循環アダプタ取付穴径（φmm）

最大延長：
φ10樹脂管25m5050

浴槽設置条件

上方：7.0m

電源

AC100V（50-60Hz）

AC100V（50-60Hz）

リモコン信号線

無極性2芯ケーブル

無極性2芯ケーブル

15A（R1/2）

15A（R1/2）

ドレン配管 オーバーフロー
消費電力
（W）

上方：7.0m

下方：3.0m

下方：3.0m

待機時（SW OFF時）

1.2

1.2

定格消費電力100

105
凍結予防ヒーターのみ：170

凍結予防ヒーターのみ：170

凍結予防運転時運転制御仕様

ガス消費量 ガスの種類（kW）
同 時
13A・12A：（kcal/h） 給 湯LPG：（kg/h） 暖 房

13A

12A

LPG

13A

12A

LPG

54.0（46,400）

50.2（43,200）

54.0（3.86）

54.0（46,400）

50.2（43,200）

54.0（3.86）

44.2（38,000）

41.2（35,400）

44.2（3.16）

44.2（38,000）

41.2（35,400）

44.2（3.16）

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ガス熱源機熱効率（％）

給湯：95.0、ふろ：82.0

給水装置認証登録番号

給湯：95.0、ふろ：82.0

NW2017NW2017型式

RTU-R700

RTU-R700K

RTU-R700

掲載ページ

35ページ

35ページ

35ページ

35ページ

設置方式

屋外据置設置

屋外据置設置

屋外据置設置

屋外据置設置

高さ1,255×幅365×奥行474

高さ1,255×幅365×奥行474

高さ1,255×幅365×奥行474

高さ1,255×幅365×奥行474

26（満水時94）26（満水時94）26（満水時94）26（満水時94）

68

68

68

68

0.48

0.48

0.48

0.48

外形寸法（mm）
質量（kg）
タンク容量（L）
使用圧力（MPa）

最高
通常

0.39

0.39

0.39

0.39

AC100V（50-60Hz）

AC100V（50-60Hz）

AC100V（50-60Hz）

AC100V（50-60Hz）

ヒートポンプ−タンクユニット間

12V ヒートポンプ信号線（３芯）

12V ヒートポンプ信号線（３芯）

12V ヒートポンプ信号線（３芯）

12V ヒートポンプ信号線（３芯）

熱源機−タンクユニット間

12V 熱源機通信線（2芯）

12V 熱源機通信線（2芯）

12V 熱源機通信線（2芯）

12V 熱源機通信線（2芯）

20A（R3/4）

20A（R3/4）

20A（R3/4）

20A（R3/4）

15A（G1/2B）＊配管長3m以内

15A（G1/2B）＊配管長25m以内（奥行き500mm狭小設置時は15m以内）

15A（G1/2B）＊配管長3m以内

15A（G1/2B）＊配管長3m以内

15A（G1/2B）＊配管長25m以内（奥行き500mm狭小設置時は15m以内）

15A（G1/2B）＊配管長3m以内
ー

電源

タンクユニット

通信線

RTU-R700K

給水口

15A（G1/2B）＊配管長25m以内
ヒートポンプ戻接続口（給H）（奥行き500mm狭小設置時は15m以内）
15A（G1/2B）＊配管長25m以内
ヒートポンプ往接続口（給C）（奥行き500mm狭小設置時は15m以内）
接続口径 ヒートポンプ戻接続口（暖H）

ー

ー

ー

ヒートポンプ往接続口（暖C）

ー

ー

ー

ー

熱源機往接続口（水）20A（R3/4）＊配管長2m以内

20A（R3/4）＊配管長2m以内

20A（R3/4）＊配管長2m以内

20A（R3/4）＊配管長2m以内

タンク暖房戻接続口（A）

ー

ー

ー

ー

タンク暖房往接続口（B）

ー

ー

ー

ー

15A（G1/2B）

15A（G1/2B）

15A（G1/2B）

15A（G1/2B）

待機時（SW OFF時）

0.3

0.3

0.3

0.3

定格消費電力6666

凍結予防運転時

凍結予防ヒーターのみ：88

凍結予防ヒーターのみ：127

凍結予防ヒーターのみ：88

凍結予防ヒーターのみ：127

NB2002

NB2002

NB2002

NB2002

排水接続口
消費電力
（W）

給水装置認証登録番号
型式

RHP-R225

掲載ページ

35ページ

外形寸法（mm）

高さ675×幅737×奥行250

質量（kg）

25

ヒートポンプユニット

冷媒の種類/充填量

R32（フロン）/365g

電源AC100V（50-60Hz）
中間期

夏期

加熱能力（kW）

2.3

2.3

2.3

消費電力（W）

411

319

469

7.2

4.9

沸き上がり温度（45℃のとき）

（注1）

5.6

COP
運転下限外気温（℃）

接続口径

消費電力（W）

冬期−7

ヒートポンプ戻接続口（給H）

15A（R1/2）＊配管25m以内（寒冷地仕様は3m以内。設置奥行き500mmの狭小の場合は15m以内）

ヒートポンプ往接続口（給C）

15A（R1/2）＊配管25m以内（寒冷地仕様は3m以内。設置奥行き500mmの狭小の場合は15m以内）

ヒートポンプ戻接続口（暖H）ーヒートポンプ往接続口（暖C）ー

待機時（SW OFF時）

1.0

最大時

1,200

給水装置認証登録番号

NB2002S-JET認証番号

ー

年間給湯効率※（給湯のみ）

123.7%（注1）［沸き上がり温度の注意事項］・低外気温時は除霜のため、加熱能力が低下することがあります。・沸き上げ直前では、加熱能力が低下する場合があります。
●中間期：外気温（DB/WB）16℃/12℃、水温17℃ ●夏期：外気温（DB/WB）25℃/21℃、水温24℃ ●冬期：外気温（DB/WB）7℃/6℃、水温9℃※JGKAS A705-2020に基づく年間給湯効率（6地域、給湯負荷16.6GJ/年）

66

仕

様
熱源機・タンク 隣接タイプ（70L）

熱源機・タンク 狭小設置タイプ（70L）

シングルハイブリッドふろ給湯システム
RHBF-RK246AT

RHBF-RK246AW

型式

35ページ

35ページ

屋外壁掛設置屋外壁掛設置高さ600×幅470×奥行240

高さ600×幅470×奥行240

掲載ページ
設置方式
外形寸法（mm）
質量（kg）

25.5（満水時27.5）

25.5（満水時27.5）

ガス

13A・12A：20A（R3/4） LPG：15A（R1/2） ※LPGはTU接続でも可

13A・12A：20A（R3/4） LPG：15A（R1/2） ※LPGはTU接続でも可

給水

20A（R3/4）

20A（R3/4）

給湯

20A（R3/4）

20A（R3/4）

源 機

接 続 口 径熱基 本 仕 様ーー

暖房（往・戻）追焚（往・戻）

15A

15A

最大延長：
φ10樹脂管25m

循環アダプタ取付穴径（φmm）

50

50

浴槽設置条件

上方：7.0m

電源

AC100V（50-60Hz）

AC100V（50-60Hz）

リモコン信号線

無極性2芯ケーブル

無極性2芯ケーブル

15A（R1/2）

15A（R1/2）

ドレン配管 オーバーフロー
消費電力
（W）

上方：7.0m

下方：3.0m

下方：3.0m

待機時（SW OFF時）

1.2

1.2

定格消費電力100

105
凍結予防ヒーターのみ：170

凍結予防ヒーターのみ：170

凍結予防運転時運転制御仕様

ガス消費量 ガスの種類（kW）
同 時
13A・12A：（kcal/h） 給 湯LPG：（kg/h） 暖 房

13A

12A

LPG

13A

12A

LPG

54.0（46,400）

50.2（43,200）

54.0（3.86）

54.0（46,400）

50.2（43,200）

54.0（3.86）

44.2（38,000）

41.2（35,400）

44.2（3.16）

44.2（38,000）

41.2（35,400）

44.2（3.16）

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ガス熱源機熱効率（％）

給湯：95.0、ふろ：82.0

給水装置認証登録番号

給湯：95.0、ふろ：82.0

NW2017NW2017型式

RTU-R700

RTU-R700K

RTU-R700

掲載ページ

35ページ

35ページ

35ページ

35ページ

設置方式

屋外据置設置

屋外据置設置

屋外据置設置

屋外据置設置

高さ1,255×幅365×奥行474

高さ1,255×幅365×奥行474

高さ1,255×幅365×奥行474

高さ1,255×幅365×奥行474

26（満水時94）26（満水時94）26（満水時94）26（満水時94）

68

68

68

68

0.48

0.48

0.48

0.48

外形寸法（mm）
質量（kg）
タンク容量（L）
使用圧力（MPa）

最高
通常

タンクユニット

通信線

RTU-R700K

0.39

0.39

0.39

0.39

AC100V（50-60Hz）

AC100V（50-60Hz）

AC100V（50-60Hz）

AC100V（50-60Hz）

ヒートポンプ−タンクユニット間

12V ヒートポンプ信号線（３芯）

12V ヒートポンプ信号線（３芯）

12V ヒートポンプ信号線（３芯）

12V ヒートポンプ信号線（３芯）

熱源機−タンクユニット間

12V 熱源機通信線（2芯）

12V 熱源機通信線（2芯）

12V 熱源機通信線（2芯）

12V 熱源機通信線（2芯）

20A（R3/4）

20A（R3/4）

20A（R3/4）

20A（R3/4）

15A（G1/2B）＊配管長3m以内

15A（G1/2B）＊配管長25m以内（奥行き500mm狭小設置時は15m以内）

15A（G1/2B）＊配管長3m以内
15A（G1/2B）＊配管長3m以内
ー

電源

給水口

15A（G1/2B）＊配管長25m以内
ヒートポンプ戻接続口（給H）（奥行き500mm狭小設置時は15m以内）
15A（G1/2B）＊配管長25m以内
ヒートポンプ往接続口（給C）（奥行き500mm狭小設置時は15m以内）

15A（G1/2B）＊配管長3m以内

15A（G1/2B）＊配管長25m以内（奥行き500mm狭小設置時は15m以内）

接続口径 ヒートポンプ戻接続口（暖H）

ー

ー

ー

ヒートポンプ往接続口（暖C）

ー

ー

ー

ー

熱源機往接続口（水）20A（R3/4）＊配管長2m以内

20A（R3/4）＊配管長2m以内

20A（R3/4）＊配管長2m以内

20A（R3/4）＊配管長2m以内

タンク暖房戻接続口（A）

ー

ー

ー

ー

タンク暖房往接続口（B）

ー

ー

ー

ー

15A（G1/2B）

15A（G1/2B）

15A（G1/2B）

15A（G1/2B）

待機時（SW OFF時）

0.3

0.3

0.3

0.3

定格消費電力6666

凍結予防運転時

凍結予防ヒーターのみ：88

凍結予防ヒーターのみ：127

凍結予防ヒーターのみ：88

凍結予防ヒーターのみ：127

NB2002

NB2002

NB2002

NB2002

排水接続口
消費電力
（W）

給水装置認証登録番号
型式

RHP-R225

掲載ページ

35ページ

外形寸法（mm）

高さ675×幅737×奥行250

質量（kg）

25

ヒートポンプユニット

冷媒の種類/充填量

R32（フロン）/365g

電源AC100V（50-60Hz）
中間期

夏期

加熱能力（kW）

2.3

2.3

2.3

消費電力（W）

411

319

469

7.2

4.9

沸き上がり温度（45℃のとき）

（注1）

5.6

COP
運転下限外気温（℃）

接続口径

消費電力（W）

冬期−7

ヒートポンプ戻接続口（給H）

15A（R1/2）＊配管25m以内（寒冷地仕様は3m以内。設置奥行き500mmの狭小の場合は15m以内）

ヒートポンプ往接続口（給C）

15A（R1/2）＊配管25m以内（寒冷地仕様は3m以内。設置奥行き500mmの狭小の場合は15m以内）

ヒートポンプ戻接続口（暖H）ーヒートポンプ往接続口（暖C）ー

待機時（SW OFF時）

1.0

最大時

1,200

給水装置認証登録番号

NB2002S-JET認証番号

ー

年間給湯効率※（給湯のみ）

123.7%（注1）［沸き上がり温度の注意事項］・低外気温時は除霜のため、加熱能力が低下することがあります。・沸き上げ直前では、加熱能力が低下する場合があります。
●中間期：外気温（DB/WB）16℃/12℃、水温17℃ ●夏期：外気温（DB/WB）25℃/21℃、水温24℃ ●冬期：外気温（DB/WB）7℃/6℃、水温9℃※JGKAS A705-2020に基づく年間給湯効率（6地域、給湯負荷16.6GJ/年）

67

最大延長：
φ10樹脂管25m

マイクロバブルバスユニット内蔵・ウルトラファインバブル搭載 熱源機・タンク 隣接タイプ/狭小設置タイプ（70L）

マイクロバブルバスユニット内蔵 熱源機・タンク 隣接タイプ／狭小設置タイプ（70L）

シングルハイブリッドふろ給湯システム
RHBF-RUM246AW

型式

36ページ

屋外壁掛設置屋外壁掛設置高さ600×幅470×奥行270

高さ600×幅470×奥行270

設置方式
外形寸法（mm）

RHBF-MR246AW

36ページ

掲載ページ

質量（kg）

32（満水時34.5）

32（満水時34.5）

ガス

13A・12A：20A（R3/4） LPG：15A（R1/2）

13A・12A：20A（R3/4） LPG：15A（R1/2）

給水

20A（R3/4）

20A（R3/4）

給湯

20A（R3/4）

20A（R3/4）

接 続 口 径熱 源 機

基 本 仕 様ー

暖房（往・戻）追焚（往・戻）

15A

ー

最大延長：
φ10樹脂管20m（φ13は25m）

循環アダプタ取付穴径（φmm）

15A

最大延長：
φ10樹脂管20m（φ13は25m）

50

浴槽設置条件

上方：5.0m

下方：
φ10

50
1.5m（φ13は3m）

上方：5.0m

下方：
φ101.5m（φ13は3m）

電源

AC100V（50-60Hz）

AC100V（50-60Hz）

リモコン信号線

無極性2芯ケーブル

無極性2芯ケーブル

15A（R1/2）

15A（R1/2）

ドレン配管 オーバーフロー
消費電力
（W）

待機時（SW OFF時）

2.3

2.3

定格消費電力375

375

凍結予防ヒーターのみ：215

凍結予防運転時運転制御仕様

ガス消費量 ガスの種類（kW）
同 時
13A・12A：（kcal/h） 給 湯LPG：（kg/h） 暖 房

凍結予防ヒーターのみ：215

13A

12A

LPG

13A

12A

LPG

54.0（46,400）

50.2（43,200）

54.0（3.86）

54.0（46,400）

50.2（43,200）

54.0（3.86）

44.2（38,000）

41.2（35,400）

44.2（3.16）

44.2（38,000）

41.2（35,400）

44.2（3.16）

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ガス熱源機熱効率（％）

給湯：95.0、ふろ：92.0

給湯：95.0、ふろ：92.0

給水装置認証登録番号

NW2017NW2017型式

RTU-R700

RTU-R700K

RTU-R700

掲載ページ

36ページ

36ページ

36ページ

36ページ

設置方式

屋外据置設置

屋外据置設置

屋外据置設置

屋外据置設置

高さ1,255×幅365×奥行474

高さ1,255×幅365×奥行474

高さ1,255×幅365×奥行474

高さ1,255×幅365×奥行474

26（満水時94）26（満水時94）26（満水時94）26（満水時94）

68

68

68

68

0.48

0.48

0.48

0.48

外形寸法（mm）
質量（kg）
タンク容量（L）
使用圧力（MPa）

最高
通常

0.39

0.39

0.39

0.39

AC100V（50-60Hz）

AC100V（50-60Hz）

AC100V（50-60Hz）

AC100V（50-60Hz）

ヒートポンプ−タンクユニット間

12V ヒートポンプ信号線（３芯）

12V ヒートポンプ信号線（３芯）

12V ヒートポンプ信号線（３芯）

12V ヒートポンプ信号線（３芯）

熱源機−タンクユニット間

12V 熱源機通信線（2芯）

12V 熱源機通信線（2芯）

12V 熱源機通信線（2芯）

12V 熱源機通信線（2芯）

20A（R3/4）

20A（R3/4）

20A（R3/4）

20A（R3/4）

15A（G1/2B）＊配管長3m以内

15A（G1/2B）＊配管長25m以内（奥行き500mm狭小設置時は15m以内）

15A（G1/2B）＊配管長3m以内

15A（G1/2B）＊配管長3m以内

15A（G1/2B）＊配管長25m以内（奥行き500mm狭小設置時は15m以内）

15A（G1/2B）＊配管長3m以内
ー

電源

タンクユニット

通信線

RTU-R700K

給水口

15A（G1/2B）＊配管長25m以内
ヒートポンプ戻接続口（給H）（奥行き500mm狭小設置時は15m以内）
15A（G1/2B）＊配管長25m以内
ヒートポンプ往接続口（給C）（奥行き500mm狭小設置時は15m以内）
接続口径 ヒートポンプ戻接続口（暖H）

ー

ー

ー

ヒートポンプ往接続口（暖C）

ー

ー

ー

ー

熱源機往接続口（水）20A（R3/4）＊配管長2m以内

20A（R3/4）＊配管長2m以内

20A（R3/4）＊配管長2m以内

20A（R3/4）＊配管長2m以内

タンク暖房戻接続口（A）

ー

ー

ー

ー

タンク暖房往接続口（B）

ー

ー

ー

ー

15A（G1/2B）

15A（G1/2B）

15A（G1/2B）

15A（G1/2B）

待機時（SW OFF時）

0.3

0.3

0.3

0.3

定格消費電力6666

凍結予防運転時

凍結予防ヒーターのみ：88

凍結予防ヒーターのみ：127

凍結予防ヒーターのみ：88

凍結予防ヒーターのみ：127

NB2002

NB2002

NB2002

NB2002

排水接続口
消費電力
（W）

給水装置認証登録番号
型式

RHP-R225

掲載ページ

36ページ

外形寸法（mm）

高さ675×幅737×奥行250

質量（kg）

25

ヒートポンプユニット

冷媒の種類/充填量

R32（フロン）/365g

電源AC100V（50-60Hz）
中間期

夏期

加熱能力（kW）

2.3

2.3

2.3

消費電力（W）

411

319

469

7.2

4.9

沸き上がり温度（45℃のとき）

（注1）

5.6

COP
運転下限外気温（℃）

接続口径

消費電力（W）

冬期−7

ヒートポンプ戻接続口（給H）

15A（R1/2）＊配管25m以内（寒冷地仕様は3m以内。設置奥行き500mmの狭小の場合は15m以内）

ヒートポンプ往接続口（給C）

15A（R1/2）＊配管25m以内（寒冷地仕様は3m以内。設置奥行き500mmの狭小の場合は15m以内）

ヒートポンプ戻接続口（暖H）ーヒートポンプ往接続口（暖C）ー

待機時（SW OFF時）

1.0

最大時

1,200

給水装置認証登録番号

NB2002S-JET認証番号

ー

年間給湯効率※（給湯のみ）

123.7%（注1）［沸き上がり温度の注意事項］・低外気温時は除霜のため、加熱能力が低下することがあります。・沸き上げ直前では、加熱能力が低下する場合があります。
●中間期：外気温（DB/WB）16℃/12℃、水温17℃ ●夏期：外気温（DB/WB）25℃/21℃、水温24℃ ●冬期：外気温（DB/WB）7℃/6℃、水温9℃※JGKAS A705-2020に基づく年間給湯効率（6地域、給湯負荷16.6GJ/年）

68

E C O O N E 16 0 L（ 2 2 年モ デル ）ダブルハイブリッド一体
マイクロ
暖房機能

バブルバス

ヒートポンプ

熱源機

タンクユニット※2

システム

連結据置台

希望小売価格ユニット※1あり
14.0kW￥1,128,930（税込）

RHBH-RJ248AW2-1
28-4820

床暖房6系統熱動弁外付け（別売）あり
11.6kW

RHP-R223（S）
28-5150

RTU-R1601（S）
28-5134（税抜 ￥1,026,300）

RHO-T201SS-1000
28-5479￥1,100,220（税込）

RHBH-RJ245AW2-1（S）
28-5240

床暖房4系統熱動弁外付け（税抜 ￥1,000,200）

シングルハイブリッド一体
マイクロ
暖房機能

バブルバス

ヒートポンプ

熱源機

タンクユニット※2

システム

連結据置台

希望小売価格ユニット※1あり
14.0kWあり
11.6kW
床暖房4系統熱動弁外付け￥1,006,940（税込）

RHBH-RJ248AW2-1
28-4820

床暖房6系統熱動弁外付け（別売）

RHP-R222（S）
28-4880

RTU-R1600（S）/
RTU-R1600（S）-PV
28-4910 /28-5169

RHBH-RJ245AW2-1（S）
28-5240（税抜 ￥915,400）

RHO-T201SS-1000￥978,230（税込）

28-5479（税抜 ￥889,300）￥929,720（税込）

RHBF-RKJ246AW
28-4839なし（税抜 ￥845,200）※1：マイクロバブルバスユニットを設置する場合、専用のリモコンと循環金具が必要です。詳細はP57をご覧ください。
※2：RTU-1600（S）-PVは「PV活用モード」が初期段階で設定されているラインアップです。
「PV活用モード」についてはの詳細はP11をご覧ください。
省エネ地域区分の3地域にお住まいの場合はタンクユニットを寒冷地専用型式で選定してください。システム希望小売価格はプラス￥11,990（税抜￥10,900）となります。
寒冷地専用：ダブルハイブリッドはRTU-R1601K（S）（28-5142）、シングルハイブリッドはRTU-R1600K（S）（28-4928）/ RTU-R1600K（S）-PV（28-5177）■ 専用リモコン

カラーリモコン

標準リモコン

シンプルリモコン（無線 LAN 対応）（無線 LAN 対応）（無線 LAN 対応）

台所リモコン（ホワイト／ブラック）
MC-331VC-W（28-4693）／MC-331VC-B（28-4707）

インターホンリモコンセット
MBC-301VC（C）（28-5568）

インターホンリモコンセット
MBC-261VC（A）（28-5592）¥66,770（税抜 ¥60,700）￥40,810（税抜 ¥37,100）

希望小売価格（税込）

浴室リモコン（ホワイト／ブラック）
BC-332VC-W（26-4126）／BC-332VC-B（26-4117）

希望小売価格（税込）

HA対応インターホンリモコンセット
MBC-301VCA（C）（28-5576）¥42,020（税抜 ¥38,200）

希望小売価格（税込）

台所・浴室リモコン合計価格¥57,530（税抜¥52,300）

希望小売価格（税込）

希望小売価格（税込）¥67,980（税抜 ¥61,800）¥82,830（税抜 ¥75,300）

希望小売価格（税込）■ 専用オプション

品

名

型 式

品名コード

連結配管セット（給湯・暖房用）

RHO-EOW4-D

28-4014ダブルハイブリッドHP配管セット（3ｍ）

RHO-HPW3-AT

28-4170

連結配管セット（給湯用）、HP配管セットDT

RHO-HPS3EOS2-DT

28-4200

160Lタンクユニット開口前板下

RHO-1600FC-SS

28-5339

ダブルハイブリッド専用ヘッダー高/低2-3P

RHO-CCH-2H3L（A）

28-6459■ その他のオプション69

希望小売価格（税込）¥20,680

備 考
タンクユニット
タンクユニット

ガス熱源機 給湯連結用フレキ管20A、ガス熱源機 暖房連結用フレキ管20A

タンクユニット
タンクユニット

ヒートポンプ給湯配管アルミ三層管10A（3m）、
ヒートポンプ暖房配管フレキ管20A（3m）、保温材、継手（税抜¥32,100）

タンクユニット
タンクユニット

ガス熱源機 連結用フレキ管20A、ヒートポンプ 配管アルミ三層管10A（3m）、保温材、継手¥13,420

タンク前板下部から配管を取り回す場合に使用。

（税抜¥18,800）¥51,040（税抜¥46,400）¥35,310（税抜¥12,200）¥19,580（税抜¥17,800）

ダブルHB戻りに使用●接続口：クリップ式（高温3P、低温4P）※RHBH-RJ245AW2-1(A)利用時

P57、58、72、73をご覧ください
受注生産のものがありますので、お問い合わせください。

E C O O N E 10 0 L

シングルハイブリッド一体
マイクロ
暖房機能

バブルバス

ヒートポンプ

熱源機

タンクユニット※2

連結据置台

システム

タンク配管カバー 左/右

希望小売価格ユニット※1あり
14.0kWあり
11.6kW
床暖房4系統熱動弁外付け￥959,860（税込）

RHBH-RJ248AW2-1
28-4820

床暖房6系統熱動弁外付け（別売）（税抜 ￥872,600）￥931,150（税込）

RHP-R222（S） RTU-R1002（S） RHBH-RJ245AW2-1（S） RHO-T201SS-1000 RHO-15TUC100SS-L/R
28-5240
28-4880
28-4898
28-5479
28-5355 / 28-5347

RHBF-RKJ246AW
28-4839なし

設置条件に応じてカバー左右
選定してください。

（税抜 ￥846,500）￥882,640（税込）（税抜 ￥802,400）※1：マイクロバブルバスユニットを設置する場合、専用のリモコンと循環金具が必要です。詳細はP57をご覧ください。
※2：省エネ地域区分の3地域にお住まいの場合はタンクユニットを寒冷地専用型式RTU-R1002K（S）（28-4901）で選定してください。システム希望小売価格はプラス￥11,990（税抜￥10,900）となります。

■ 専用リモコン

カラーリモコン

標準リモコン

シンプルリモコン（無線 LAN 対応）（無線 LAN 対応）（無線 LAN 対応）

台所リモコン（ホワイト／ブラック）
MC-331VC-W（28-4693）／MC-331VC-B（28-4707）

インターホンリモコンセット
MBC-301VC（C）（28-5568）

インターホンリモコンセット
MBC-261VC（A）（28-5592）¥66,770（税抜 ¥60,700）￥40,810（税抜 ¥37,100）

希望小売価格（税込）

浴室リモコン（ホワイト／ブラック）
BC-332VC-W（26-4126）／BC-332VC-B（26-4117）

希望小売価格（税込）

HA対応インターホンリモコンセット
MBC-301VCA（C）（28-5576）¥42,020（税抜 ¥38,200）

希望小売価格（税込）

台所・浴室リモコン合計価格¥57,530（税抜¥52,300）

希望小売価格（税込）

希望小売価格（税込）¥67,980（税抜 ¥61,800）¥82,830（税抜 ¥75,300）

希望小売価格（税込）■ 専用オプション

品

名

型 式

品名コード

連結配管（給湯用）、HP配管セットA

RHO-HPS3EOS2-AT

28-4197

連結配管（給湯用）、HP配管セットB

RHO-HPS3EOS2-B

28-2550

連結配管（給湯用）、HP配管セットK

RHO-HPS5EOS2-KAKO

28-4260■ その他のオプション

希望小売価格（税込）¥35,310（税抜¥32,100）¥30,470（税抜¥27,700）¥18,260（税抜¥16,600）

備 考
タンクユニット
タンクユニット

ガス熱源機 連結用フレキ管20A、ヒートポンプ配管アルミ三層管10A（3m）、保温材、継手

タンクユニット
タンクユニット

ガス熱源機 連結用フレキ管20A、ヒートポンプ配管フレキ管15A（3m）、保温材

タンクユニット
タンクユニット

ガス熱源機 連結用フレキ管20A（2m）、ヒートポンプ配管 フレキ管15A
（5m）
、
保温材、
ツバ出し加工必要

P57、58、72、73をご覧ください

受注生産のものがありますので、お問い合わせください。

70

外観図
一体 160L
タイプ
22年モデル■

ダブルハイブリッド給湯・暖房システム
シングルハイブリッド給湯・暖房システム
シングルハイブリッドふろ給湯システム

RHP-R223（S）

一体 100L
タイプ■

シングルハイブリッド給湯・暖房システム
シングルハイブリッドふろ給湯システム

RHP-R222（S）

RHBH-RJ248AW2-1、RTU-R1002（S）
RHBH-RJ245AW2-1（S）、RTU-R1002（S） 共通■ RHBH-RJ248AW2-1、
RTU-R1002K（S）■ RHBH-RJ245AW2-1（S）、RTU-R1002K（S）■ RHBF-RKJ246AW、
RTU-R1002（S）■ RHBF-RKJ246AW、
RTU-R1002K（S）■■■

RHP-R222（S）【熱源機・タンク一体タイプ設置】ガス熱源機に対してタンクが左側の場合

RHBH-RJ248AW2-1、RTU-R1601（S）
共通
RHBH-RJ245AW2-1（S）、RTU-R1601（S）■ RHBH-RJ248AW2-1、
RTU-R1601K（S）■ RHBH-RJ245AW2-1（S）、RTU-R1601K（S）■ RHBH-RJ248AW2-1、
RTU-R1600（S）/ RTU-R1600（S）-PV■ RHBH-RJ245AW2-1（S）、RTU-R1600（S）/ RTU-R1600（S）-PV■ RHBH-RJ248AW2-1、
RTU-R1600K（S）/ RTU-R1600K（S）-PV■ RHBH-RJ245AW2-1（S）、RTU-R1600K（S）/ RTU-R1600K（S）-PV■ RHBF-RKJ246AW、
RTU-R1600（S）/ RTU-R1600（S）-PV■ RHBF-RKJ246AW、
RTU-R1600K（S）/ RTU-R1600K（S）-PV■■【熱源機・タンク一体タイプ設置】 ガス熱源機に対してタンクが左側の場合［アンカーボルト位置］【熱源機・タンク一体タイプ狭小設置】ガス熱源機に対してタンクが左側の場合［アンカーボルト位置］［アンカーボルト位置］

71オプション（160L タイプ 22 年モデル・100L タイプ対応）
配管関連

Ｓ シングルハイブリッ
ドシリーズ

品

名

連結配管（給湯用）、HP配管セットA
連結配管（給湯用）、HP配管セットB
連結配管セット(給湯用)型 式

RHO-HPS3EOS2-AT

品名コード 希望小売価格
（税込）

対象機種

熱源機・タンク一体¥35,31028-4197 （税抜¥32,100） Ｓ 100Lタイプ¥30,470

RHO-HPS3EOS2-B 28-2550 （税抜¥27,700） Ｓ¥12,210
RHO-EOS2-A
28-2445 （税抜¥11,100） Ｓ¥18,260

ヒーター入り連結配管セット(給湯用)

RHO-EOS2H-A

28-3280 （税抜¥16,600） Ｓ

狭小設置連結配管セット(給湯用)

RHO-EOS2-B¥13,420
28-2453 （税抜¥12,200） Ｓ¥33,990

熱源機・タンク一体
100L狭小設置タイプ
熱源機・タンク一体
100Lタイプ
熱源機・タンク一体
160L・100Lタイプ
熱源機・タンク一体
100L狭小設置タイプ

HP配管セットAT（3m）

RHO-HPS3-AT

28-4138 （税抜¥30,900）

Ｓ

HP配管セットAT（5m）

RHO-HPS5-AT¥37,620
28-4146 （税抜¥34,200）

Ｓ¥33,990

HP配管セットBT（3m）

RHO-HPS3-BT

28-4120 （税抜¥30,900）

Ｓ

HP配管セットBT（5m）

RHO-HPS5-BT¥37,620
28-4154 （税抜¥34,200）

Ｓ

ヒーター入りHP配管セットT（3m）¥47,410

連結配管セット（給湯・暖房用）

Ｓ
RHO-HPS3H-A1T 28-4162 （税抜¥43,100）
熱源機・タンク一体¥35,310
RHO-HPS3EOS2-DT 28-4200 （税抜¥32,100） Ｓ 160Lタイプ
熱源機・タンク一体¥9,79028-3824 （税抜¥8,900） Ｓ
RHO-EOS2-D
160Lタイプ¥20,680
28-4014 （税抜¥18,800）
RHO-EOW4-D
W

W-HP配管セットT（3ｍ）

RHO-HPW3-AT¥51,040
28-4170 （税抜¥46,400）

W

ヒーター入りW-HP配管セットT（3ｍ）¥75,790
RHO-HPW3H-AT 28-4189 （税抜¥68,900）

W

連結配管セット（給湯用）、HP配管セットDT
連結配管セット（給湯用）¥37,620備

タンクユニット
タンクユニット
タンクユニット
タンクユニット

ガス熱源機 連結用フレキ管20A
ヒートポンプ配管アルミ三層管10A（3m）、保温材、継手
ガス熱源機 連結用フレキ管20A
ヒートポンプ配管フレキ管15A（3m）、保温材

タンクユニット

ガス熱源機 連結用フレキ管20A

タンクユニット

ガス熱源機 連結用フレキ管20A（ヒーター入り）

タンクユニット

ガス熱源機 連結用フレキ管20A

タンクユニット ヒートポンプ配管
アルミ三層管10A（3m）、保温材、直循継手x4
タンクユニット ヒートポンプ配管
アルミ三層管10A（5m）、保温材、直循継手x4
タンクユニット ヒートポンプ配管
アルミ三層管10A（3m）、保温材、直循継手x2、エル循継手x2
タンクユニット ヒートポンプ配管
アルミ三層管10A（5m）、保温材、直循継手x2、エル循継手x2
タンクユニット ヒートポンプ配管
ヒーター入アルミ三層管10A（3m）、保温材、継手
タンクユニット
ガス熱源機 連結用フレキ管20A（3m）、保温材、継手
タンクユニット ヒートポンプ 配管アルミ三層管10A
タンクユニット

ガス熱源機 連結用フレキ管20A

タンクユニット
タンクユニット
タンクユニット
タンクユニット
タンクユニット
タンクユニット

ガス熱源機 給湯連結用フレキ管20A
ガス熱源機 暖房連結用フレキ管20A
ヒートポンプ給湯配管アルミ三層管10A（3m）ヒートポンプ暖房配管フレキ管20A（3m）、保温材、継手
ヒートポンプ ヒーター入給湯配管アルミ三層管10A（3m）
ヒートポンプ 暖房配管フレキ管20A（3m）、保温材、継手

HP配管T10mm保温15m

RHO-HP10-15T 28-4219 （税抜¥34,200）

全機種

HP直循継手TRHO-HPT-2PT¥8,14028-4235 （税抜¥7,400）

全機種

ストレート型

HPエル循継手T

RHO-HPL-2PT¥8,14028-4243 （税抜¥7,400）

全機種

Ｌ型

HP配管面仕上器T

ROP-HPMST¥2,20028-4251 （税抜¥2,000）

全機種

アルミ三層管使用時に必要

型 式

品名コード 希望小売価格
（税込）

対象機種

その他

Ｓ シングルハイブリッ
ドシリーズ

品

名

プラ設置台

RHB-PR350（A） 28-6912

プラ設置台

RHB-PR450（A） 28-6904

レベル調整スペーサー1mm

RHO-SPU1-10

28-2437

備

W ダブルハイブリッ
ドシリーズ

考

¥4,180

全機種

ヒートポンプユニット用¥4,510

全機種

ヒートポンプユニット用¥1,100

全機種

機器の水平を調整する場合に使用（1mm厚 10枚入）¥1,320

全機種

機器の水平を調整する場合に使用（3mm厚 5枚入）

¥1,980

全機種¥4,400

熱源機・タンク一体
Ｓ
100Lタイプ
熱源機・タンク一体
W Ｓ 160L・100Lタイプ
熱源機・タンク一体
Ｓ
100L狭小設置タイプ（税抜¥3,800）（税抜¥4,100）（税抜¥1,000）

レベル調整スペーサー3mm

RHO-SPU3-5

28-3573

レベル調整スペーサー6mm

RHO-SPU6-5

28-3581

タンク配管カバー後

RHO-15TUC100SS-B 28-5363

連結据置台側面カバー

RHO-T201SS-1000-SC 28-5282

狭小設置カバー

RHO-15SC100SS 28-5371 ¥15,950

HP風向偏向板

RHO-KPW937E4 28-2364 ¥18,480

W Ｓ 160L・100Lタイプ ヒートポンプユニット用

HPフィンガード

RHO-KKG067A41 28-2372¥8,580W Ｓ 160L・100Lタイプ ヒートポンプユニット用

負圧機能付き空気抜き弁

RHO-UV2077

28-0930 ¥18,260

転倒防止金具

RHO-TUEQ2¥3,740

160Lタンクユニット開口前板下

RHO-1600FC-SS 28-5339 ¥13,420（税抜¥1,200）（税抜¥1,800）（税抜¥4,000）¥4,950（税抜¥4,500）（税抜¥14,500）（税抜¥16,800）（税抜¥7,800）（税抜¥16,600）

28-2062

W ダブルハイブリッ
ドシリーズ

考

（税抜¥3,400）（税抜¥12,200）

全機種

機器の水平を調整する場合に使用（6mm厚 5枚入）
タンクユニット下部背面に付けるカバー
連結据置台の側面カバー（1個はHB連結据置台に付属）狭小設置の場合にタンクユニット本体と壁面のスペースを目隠しするカバー

階下給湯の場合に使用

熱源機・タンク一体
W Ｓ 160L・100Lタイプ タンクユニットを外壁に固定する場合に使用
熱源機・タンク一体
タンク前板下部から配管を取り回す場合に使用
W Ｓ 160Lタイプ※その他オプションはP57、58をご確認ください。

72

オプション（160L タイプ 22 年モデル・100L タイプ対応）
簡易ベース

Ｓ シングルハイブリッ
ドシリーズ

品

型 式

名

品名コード 希望小売価格
（税込）

対象機種

¥16,500
簡易ベース (熱源機・タンク一体タイプ/分離タイプ共用） RHB-E750B-1P 28-2275 （税抜¥15,000） Ｓ 熱源機・タンク一体タイプ
熱源機・タンク一体Ｓ（税抜¥20,900）
100L狭小設置タイプ
熱源機・タンク一体
RHB-E600A-W 28-2291 ¥18,150
Ｓ（税抜¥16,500）
100L狭小設置タイプ
熱源機・タンク一体¥22,330
RHB-E600B-1P 28-3867
ＳW（税抜¥20,300）
160Lタイプ
熱源機・タンク一体
RHB-E600B-W 28-3875 ¥19,360
Ｓ（税抜¥17,600） W
160Lタイプ
熱源機・タンク一体¥54,670
28-4324
RHB-A1260K
ＳW（税抜¥49,700）
160L・100Lタイプ
RHB-E600A-1P 28-2283

簡易ベース（熱源機・タンク一体狭小設置タイプ）
簡易ベース
簡易ベース
簡易基礎キット¥22,990

排気カバー型 式

WOP-3301

簡易基礎。設置には２個必要です。
簡易基礎。設置には2個のほか、RHB-E600A-Wが1個必要です。
簡易基礎。設置には1個のほか、RHB-E600A-1Pが2個必要です。
簡易基礎。設置には2個のほか、RHB-E600B-Wが1個必要です。
簡易基礎。設置には1個のほか、RHB-E600B-1Pが2個必要です。
コンクリート打設で基礎になるアルミプレート型枠

斜方排気アダプタ
品名コード

WOP-6301-A

W ダブルハイブリッ
ドシリーズ

備 考

希望小売価格
（税込）

対象機種

型 式

品名コード

希望小売価格（税込）

対象機種

25-5861¥11,990（税抜¥10,900） RHBH-RJ248AW2-1

WOP-6605A-HB

28-3727¥16,500（税抜¥15,000） RHBH-RJ248AW2-1

24-1669

RHBH-RJ245AW2-1（S）¥11,880（税抜¥10,800）
RHBF-RKJ246AW

WOP-6605-HB

28-2313¥16,500（税抜¥15,000） RHBH-RJ245AW2-1（S）

中央排気アダプタ※

側方排気アダプタ
型 式

品名コード

希望小売価格（税込）

対象機種

WOP-6305A-HB

28-3719¥19,580（税抜¥17,800） RHBH-RJ248AW2-1

WOP-6305-HB

28-2305¥19,580（税抜¥17,800） RHBH-RJ245AW2-1（S）

WOP-3305-HB

28-2330¥19,580（税抜¥17,800） RHBF-RKJ246AW

型 式

品名コード

希望小売価格（税込）

対象機種

WOP-6606A-HB

28-3735¥16,500（税抜¥15,000） RHBH-RJ248AW2-1

WOP-6606-HB

28-2321¥16,500（税抜¥15,000） RHBH-RJ245AW2-1（S）

WOP-3606-HB

28-2348¥16,500（税抜¥15,000） RHBF-RKJ246AW※狭小地など排気口と壁の離隔150ｍｍがとれない場合に使用

ヒートポンプユニット置架台
品

名

型 式

品名コード

希望小売価格（税込）

対象機種

平地高置用架台

C-NZJ5-L2

二段置用架台C-WZJ-L2

防雪屋根

備 考

28-3832¥13,860（税抜¥12,600）

全機種

ヒートポンプユニットの置架台 高さ500mm

28-3840¥27,280（税抜¥24,800）

全機種

ヒートポンプユニットの置架台 高さ900mm

C-RZJ-L2

28-6360¥30,800（税抜¥28,000）

全機種

ヒートポンプユニットの置架台に取り付けできる防雪屋根

防雪パネル

CE-RZJ-BPL

28-3557¥31,350（税抜¥28,500）

全機種

ヒートポンプユニットの置架台に取り付ける防雪パネル

前面用防雪パネル

CE-RZJ-YL

28-3972¥11,660（税抜¥10,600）

全機種

防雪屋根、防雪パネルと組み合わせて使用する前面パネル※その他オプションはP57、58をご確認ください。

73

受注生産のものがありますので、お問い合わせください。

仕様
熱源機・タンク一体タイプ（160L 22年モデル）

ダブルハイブリッド給湯・暖房システム
型式

RHBH-RJ248AW2-1

掲載ページ

69ページ

屋外据置設置

屋外据置設置

高さ720×幅474×奥行261

高さ720×幅474×奥行261

設置方式
外形寸法（mm）

RHBH-RJ245AW2-1（S）

69ページ

37.5（満水時41.5）

36.5（満水時40）

ガス

13A・12A：20A（R3/4） LPG：15A（R1/2）

13A・12A：20A（R3/4） LPG：15A（R1/2）

給水

20A（R3/4）

20A（R3/4）

給湯

20A（R3/4）

20A（R3/4）

暖房（往・戻）高温（往）：CCH（QF16）ジョイント 低温（往）：CCH（QF16）ジョイント（戻）：CCH（QF16）ジョイント

高温（往）：CCH（QF16）ジョイント 低温（往）：CCH（QF16）ジョイント（戻）：CCH（QF16）ジョイント

追焚（往・戻）CCH（QF16）ジョイント 最大延長：
φ10樹脂管25m

CCH（QF16）ジョイント 最大延長：
φ10樹脂管25m

源 機

接 続 口 径熱基 本 仕 様質量（kg）

循環アダプタ取付穴径（φmm）

50

50

浴槽設置条件

上方：7.0m

電源

AC100V（50-60Hz）

AC100V（50-60Hz）

リモコン信号線

無極性2芯ケーブル

無極性2芯ケーブル

15A（R1/2）

15A（R1/2）

ドレン配管 オーバーフロー
消費電力
（W）

下方：5.0m

上方：7.0m

下方：5.0m

待機時（SW OFF時）

2.3

1.8

定格消費電力210

180

凍結予防運転時運転制御仕様

ガス消費量 ガスの種類（kW）
同 時
13A・12A：（kcal/h） 給 湯LPG：（kg/h） 暖 房
ガス熱源機熱効率（％）

凍結予防ヒーターのみ：215

凍結予防ヒーターのみ：220

13A

12A

LPG

13A

12A

LPG

60.7（52,200）

56.6(48,700)

60.7(4.35)

57.8（49,700）

53.9（46,400）

57.8（4.13）

44.2（38,000）

41.2(35,400)

44.2(3.17)

44.2（38,000）

41.2（35,400）

44.2（3.16）

16.5(14,200)

15.3(13,200)

16.5(1.18)

13.7（11,800）

12.8（11,000）

13.7（0.98）

給湯：95.0、暖房：87.0（高温：89.0、低温：85.0）

給湯：95.0、暖房：87.0（高温：89.0、低温：85.0）

NW2017

給水装置認証登録番号

NW2017

RTU-R1601（S）※1

RTU-R1601K（S）※1

RTU-R1601（S）

掲載ページ

69ページ

69ページ

69ページ

69ページ

設置方式

屋外据置設置

屋外据置設置

屋外据置設置

屋外据置設置

高さ1,750×幅474×奥行564

高さ1,750×幅474×奥行564

高さ1,750×幅474×奥行564

高さ1,750×幅474×奥行564

54.0（満水時216）54.0（満水時216）54.0（満水時216）54.0（満水時216）

160

160

160

160

0.48

0.48

0.48

0.48

型式

外形寸法（mm）
質量（kg）
タンク容量（L）
使用圧力（MPa）

最高
通常

RTU-R1601K（S）

0.39

0.39

0.39

0.39

AC100V（50-60Hz）

AC100V（50-60Hz）

AC100V（50-60Hz）

AC100V（50-60Hz）

ヒートポンプ−タンクユニット間

12V ヒートポンプ−タンクユニット信号線（3芯）

12V ヒートポンプ−タンクユニット信号線（3芯）

12V ヒートポンプ−タンクユニット信号線（3芯）

12V ヒートポンプ−タンクユニット信号線（3芯）

熱源機−タンクユニット間

12V 熱源機通信線（2芯）

12V 熱源機通信線（2芯）

12V 熱源機通信線（2芯）

12V 熱源機通信線（2芯）給水口

20A（R3/4）

20A（R3/4）

20A（R3/4）

20A（R3/4）

給湯口

20A（R3/4）

20A（R3/4）

20A（R3/4）

20A（R3/4）

ヒートポンプ戻接続口（給H）

15A（G1/2B）＊配管長3m以下

15A（G1/2B）＊配管長3m以下

15A（G1/2B）＊配管長3m以下

15A（G1/2B）＊配管長3m以下

ヒートポンプ往接続口（給C）

15A（G1/2B）＊配管長3m以下

15A（G1/2B）＊配管長3m以下

15A（G1/2B）＊配管長3m以下

15A（G1/2B）＊配管長3m以下

ヒートポンプ戻接続口（暖H）

20A（R3/4）＊配管長3m以下

20A（R3/4）＊配管長3m以下

20A（R3/4）＊配管長3m以下

20A（R3/4）＊配管長3m以下

接続口径 ヒートポンプ往接続口（暖C）

20A（R3/4）＊配管長3m以下

20A（R3/4）＊配管長3m以下

20A（R3/4）＊配管長3m以下

20A（R3/4）＊配管長3m以下

熱源機戻接続口（湯）20A（R3/4）＊配管長0.7m以下

20A（R3/4）＊配管長0.7m以下

20A（R3/4）＊配管長0.7m以下

20A（R3/4）＊配管長0.7m以下

電源

タンクユニット

通信線

消費電力
（W）

熱源機往接続口（水）20A（R3/4）＊配管長0.7m以下

20A（R3/4）＊配管長0.7m以下

20A（R3/4）＊配管長0.7m以下

20A（R3/4）＊配管長0.7m以下

タンク暖房戻接続口（A）

20A（R3/4）

20A（R3/4）

20A（R3/4）

20A（R3/4）

タンク暖房往接続口（B）

20A（R3/4）

20A（R3/4）

20A（R3/4）

20A（R3/4）

排水接続口

15A（G1/2B）

15A（G1/2B）

15A（G1/2B）

15A（G1/2B）

待機時（SW OFF時）

0.6

0.6

0.6

0.6

定格消費電力

10.5

10.5

10.5

10.5

凍結予防運転時

凍結予防ヒーターのみ：148

凍結予防ヒーターのみ：228

凍結予防ヒーターのみ：148

凍結予防ヒーターのみ：228

NC3004

NC3004

NC3004

NC3004

暖房

給水装置認証登録番号
型式

RHP-R223（S）

掲載ページ

69ページ

外形寸法（mm）

高さ690×幅815×奥行297

質量（kg）

40

ヒートポンプユニット

冷媒の種類/充填量

R32（フロン）/510g

電源

100V（50-60Hz）

沸き上がり温度（45℃のとき）

（注1）

中間期

夏期

冬期

加熱能力（kW）

2.6

2.6

2.5

2.2

消費電力（W）

480

393

510

536

5.4

6.6

4.9

4.1

COP
運転下限外気温（℃）

接続口径

消費電力（W）−7

ヒートポンプ戻接続口（給H）

15A（R1/2）＊配管長3m以内

ヒートポンプ往接続口（給C）

15A（R1/2）＊配管長3m以内

ヒートポンプ戻接続口（暖H）

20A（R3/4）＊配管長3m以内

ヒートポンプ往接続口（暖C）

20A（R3/4）＊配管長3m以内

待機時（SW OFF時）

1.0

最大時

1,450

給水装置認証登録番号

W052-20022-199

S-JET認証番号

0206-91177-001

年間給湯効率※2（給湯のみ）

142.3%（注1）［沸き上がり温度の注意事項］
・低外気温時は除霜のため、加熱能力が低下することがあります。・沸き上げ直前では、加熱能力が低下する場合があります。
●中間期：外気温（DB/WB）16℃/12℃、水温17℃ ●夏期：外気温（DB/WB）25℃/21℃、水温24℃ ●冬期：外気温（DB/WB）7℃/6℃、水温9℃※1 住宅に関する省エネルギー基準の評価を行う場合、RTU-R1601、RTU-R1601Kと同一型式の扱いとなります。住宅・住戸の省エネルギー性能の判定プログラムの入力値は、弊社Webサイトよりご確認ください。
※2 JGKAS A705-2020に基づく年間給湯効率（6地域、給湯負荷16.6GJ/年）

受注生産のものがありますので、お問い合わせください。

74

仕

様
熱源機・
熱源機
タンク一体タイプ
・タンク一体タイプ（160L（100L）
22年モデル）

シングルハイブリッド給湯・暖房システム
RHBH-RJ248AW2-1

型式

69ページ

屋外据置設置

屋外据置設置

高さ720×幅474×奥行261

高さ720×幅474×奥行261

設置方式
外形寸法（mm）

RHBH-RJ245AW2-1（S）

69ページ

掲載ページ

37.5（満水時41.5）

36.5（満水時40）

ガス

13A・12A：20A（R3/4） LPG：15A（R1/2）

13A・12A：20A（R3/4） LPG：15A（R1/2）

給水

20A（R3/4）

20A（R3/4）

給湯

20A（R3/4）

20A（R3/4）

暖房（往・戻）高温（往）：CCH（QF16）ジョイント 低温（往）：CCH（QF16）ジョイント（戻）：CCH（QF16）ジョイント

高温（往）：CCH（QF16）ジョイント 低温（往）：CCH（QF16）ジョイント（戻）：CCH（QF16）ジョイント

追焚（往・戻）CCH（QF16）ジョイント 最大延長：
φ10樹脂管25m

CCH（QF16）ジョイント 最大延長：
φ10樹脂管25m

接 続 口 径熱 源 機

基 本 仕 様質量（kg）

循環アダプタ取付穴径（φmm）

50

50

浴槽設置条件

上方：7.0m

電源

AC100V（50-60Hz）

AC100V（50-60Hz）

リモコン信号線

無極性2芯ケーブル

無極性2芯ケーブル

15A（R1/2）

15A（R1/2）

ドレン配管 オーバーフロー

下方：5.0m

上方：7.0m

下方：5.0m

待機時（SW OFF時）

2.3

1.8

消費電力

定格消費電力

210

180

（W）

凍結予防運転時運転制御仕様

ガス消費量 ガスの種類（kW）
同 時
13A・12A：（kcal/h） 給 湯LPG：（kg/h） 暖 房
ガス熱源機熱効率（％）

凍結予防ヒーターのみ：215

凍結予防ヒーターのみ：220

13A

12A

LPG

13A

12A

LPG

60.7（52,200）

56.6(48,700)

60.7(4.35)

57.8（49,700）

53.9（46,400）

57.8（4.13）

44.2（38,000）

41.2(35,400)

44.2(3.17)

44.2（38,000）

41.2（35,400）

44.2（3.16）

16.5(14,200)

15.3(13,200)

16.5(1.18)

13.7（11,800）

12.8（11,000）

13.7（0.98）

給湯：95.0、暖房：87.0（高温：89.0、低温：85.0）

給湯：95.0、暖房：87.0（高温：89.0、低温：85.0）

NW2017NW2017

給水装置認証登録番号

RTU-R1600（S）/ RTU-R1600（S）-PV RTU-R1600K（S）/ RTU-R1600K（S）-PV RTU-R1600（S）/ RTU-R1600（S）-PV RTU-R1600K（S）/ RTU-R1600K（S）-PV

型式
掲載ページ

69ページ

69ページ

69ページ

69ページ

設置方式

屋外据置設置

屋外据置設置

屋外据置設置

屋外据置設置

高さ1,750×幅474×奥行564

高さ1,750×幅474×奥行564

高さ1,750×幅474×奥行564

高さ1,750×幅474×奥行564

51（満水時211）

51（満水時211）

51（満水時211）

51（満水時211）

160

160

160

160

0.48

0.48

0.48

0.48

外形寸法（mm）
質量（kg）
タンク容量（L）
使用圧力（MPa）

最高
通常

0.39

0.39

0.39

0.39

AC100V（50-60Hz）

AC100V（50-60Hz）

AC100V（50-60Hz）

AC100V（50-60Hz）

ヒートポンプ−タンクユニット間

12V ヒートポンプ信号線（３芯）

12V ヒートポンプ信号線（３芯）

12V ヒートポンプ信号線（３芯）

12V ヒートポンプ信号線（３芯）

熱源機−タンクユニット間

12V 熱源機通信線（2芯）

12V 熱源機通信線（2芯）

12V 熱源機通信線（2芯）

12V 熱源機通信線（2芯）給水口

20A（R3/4）

20A（R3/4）

20A（R3/4）

20A（R3/4）

給湯口

20A（R3/4）

20A（R3/4）

20A（R3/4）

20A（R3/4）

ヒートポンプ戻接続口（給H） 15A（G1/2B）＊配管長25m以下

15A（G1/2B）＊配管長3m以下

15A（G1/2B）＊配管長25m以下

15A（G1/2B）＊配管長3m以下

ヒートポンプ往接続口（給C）

15A（G1/2B）＊配管長25m以下

15A（G1/2B）＊配管長3m以下

15A（G1/2B）＊配管長25m以下

15A（G1/2B）＊配管長3m以下

ヒートポンプ戻接続口（暖H）

ー

ー

ー

ー

接続口径 ヒートポンプ往接続口（暖C）

ー

ー

ー

ー

熱源機戻接続口（湯）20A（R3/4）＊配管長0.7m以下

20A（R3/4）＊配管長0.7m以下

20A（R3/4）＊配管長0.7m以下

20A（R3/4）＊配管長0.7m以下

電源

タンクユニット

通信線

熱源機往接続口（水）20A（R3/4）＊配管長0.7m以下

20A（R3/4）＊配管長0.7m以下

20A（R3/4）＊配管長0.7m以下

20A（R3/4）＊配管長0.7m以下

タンク暖房戻接続口（A）

ー

ー

ー

ー

タンク暖房往接続口（B）

ー

ー

ー

ー

15A（G1/2B）

15A（G1/2B）

15A（G1/2B）

15A（G1/2B）

排水接続口
消費電力
（W）

待機時（SW OFF時）

0.6

0.6

0.6

0.6

定格消費電力

10.5

10.5

10.5

10.5

凍結予防運転時

凍結予防ヒーターのみ：148

凍結予防ヒーターのみ：228

凍結予防ヒーターのみ：148

凍結予防ヒーターのみ：228

NC3004

NC3004

NC3004

NC3004

給水装置認証登録番号
型式

RHP-R222（S）

掲載ページ

69ページ
高さ690×幅755×奥行297

外形寸法（mm）

35

質量（kg）

ヒートポンプユニット

R32（フロン）/460g

冷媒の種類/充填量

AC100V（50-60Hz）

電源
中間期

夏期

加熱能力（kW）

2.6

2.6

2.5

消費電力（W）

480

393

510

6.6

4.9

沸き上がり温度（45℃のとき）

（注1）

5.4

COP
運転下限外気温（℃）

接続口径

消費電力（W）

冬期−7

ヒートポンプ戻接続口（給H）＊配管25m以下（寒冷地仕様は3m以内）
15A（R1/2）

ヒートポンプ往接続口（給C）＊配管25m以下（寒冷地仕様は3m以内）
15A（R1/2）

ヒートポンプ戻接続口（暖H）ーヒートポンプ往接続口（暖C）ー

待機時（SW OFF時）

1.0

最大時

給水装置認証登録番号

1,200
W052-20022-199

S-JET認証番号

0206-91177-001

年間給湯効率※（給湯のみ）

142.3%（PVモデルは131.6%）（注1）［沸き上がり温度の注意事項］
・低外気温時は除霜のため、加熱能力が低下することがあります。・沸き上げ直前では、加熱能力が低下する場合があります。
●中間期：外気温（DB/WB）16℃/12℃、水温17℃ ●夏期：外気温（DB/WB）25℃/21℃、水温24℃ ●冬期：外気温（DB/WB）7℃/6℃、水温9℃※JGKAS A705-2020に基づく年間給湯効率（6地域、給湯負荷16.6GJ/年）

75

受注生産のものがありますので、お問い合わせください。

熱源機・タンク一体タイプ（160L 22年モデル）

熱源機・タンク一体タイプ（100L）

シングルハイブリッドふろ給湯システム

シングルハイブリッド給湯・暖房システム

RHBF-RKJ246AW

RHBH-RJ248AW2-1

型式

69ページ

70ページ

屋外据置設置

屋外据置設置

高さ720×幅474×奥行261

高さ720×幅474×奥行261

掲載ページ
設置方式
外形寸法（mm）

31（満水時33）37.5（満水時41.5）

ガス

13A・12A：20A（R3/4） LPG：15A（R1/2）

13A・12A：20A（R3/4） LPG：15A（R1/2）

給水

20A（R3/4）

20A（R3/4）

給湯

20A（R3/4）

20A（R3/4）ー

高温（往）：CCH（QF16）ジョイント 低温（往）：CCH（QF16）ジョイント（戻）：CCH（QF16）ジョイント接 続 口 径熱 源 機

基 本 仕 様質量（kg）

暖房（往・戻）追焚（往・戻）15A

最大延長：
φ10樹脂管25m

循環アダプタ取付穴径（φmm）

CCH（QF16）ジョイント 最大延長：
φ10樹脂管25m5050

浴槽設置条件

上方：3.0m

電源

AC100V（50-60Hz）

AC100V（50-60Hz）

リモコン信号線

無極性2芯ケーブル

無極性2芯ケーブル

15A（R1/2）

15A（R1/2）

ドレン配管 オーバーフロー

下方：3.0m

上方：7.0m

下方：5.0m

待機時（SW OFF時）

1.7

2.3

消費電力

定格消費電力

100

210

（W）

凍結予防運転時運転制御仕様

ガス消費量 ガスの種類（kW）
同 時
13A・12A：（kcal/h） 給 湯LPG：（kg/h） 暖 房

凍結予防ヒーターのみ：170

凍結予防ヒーターのみ：215

13A

12A

LPG

13A

12A

LPG

54.0（46,400）

50.2（43,200）

54.0（3.86）

60.7（52,200）

56.6（48,700）

60.7（4.35）

44.2（38,000）

41.2（35,400）

44.2（3.16）

44.2（38,000）

41.2（35,400）

44.2（3.17）

ー

ー

ー

16.5（14,200）

15.3（13,200）

16.5（1.18）

ガス熱源機熱効率（％）

給湯：95.0、ふろ：82.0

給水装置認証登録番号

給湯：95.0、暖房：87.0（高温：89.0、低温：85.0）

NW2017NW2017

RTU-R1600（S）/ RTU-R1600（S）-PV

RTU-R1600K（S）/ RTU-R1600K（S）-PV

RTU-R1002（S）

掲載ページ

69ページ

69ページ

70ページ

70ページ

設置方式

屋外据置設置

屋外据置設置

屋外据置設置

屋外据置設置

高さ1,750×幅474×奥行564

高さ1,750×幅474×奥行564

高さ1,750×幅365×奥行474

高さ1,750×幅365×奥行474

51（満水時211）

51（満水時211）

38（満水時137）38（満水時137）

160

160

99

99

0.48

0.48

0.48

0.48

型式

外形寸法（mm）
質量（kg）
タンク容量（L）
使用圧力（MPa）

最高
通常

0.39

0.39

0.39

0.39

AC100V（50-60Hz）

AC100V（50-60Hz）

AC100V（50-60Hz）

AC100V（50-60Hz）

ヒートポンプ−タンクユニット間

12V ヒートポンプ信号線（３芯）

12V ヒートポンプ信号線（３芯）

12V ヒートポンプユニット信号線（3芯）

12V ヒートポンプユニット信号線（3芯）

熱源機−タンクユニット間

12V 熱源機通信線（2芯）

12V 熱源機通信線（2芯）

12V 熱源機通信線（2芯）

12V 熱源機通信線（2芯）給水口

20A（R3/4）

20A（R3/4）

20A（R3/4）

20A（R3/4）

給湯口

20A（R3/4）

20A（R3/4）

20A（R3/4）

20A（R3/4）

ヒートポンプ戻接続口（給H） 15A（G1/2B）＊配管長25m以下

15A（G1/2B）＊配管長3m以下

15A（G1/2B）＊配管長25m以内

15A（G1/2B）＊配管長25m以内

ヒートポンプ往接続口（給C） 15A（G1/2B）＊配管長25m以下

電源

タンクユニット

通信線

RTU-R1002K（S）

15A（G1/2B）＊配管長3m以下

15A（G1/2B）＊配管長25m以内

15A（G1/2B）＊配管長25m以内

ヒートポンプ戻接続口（暖H）

ー

ー

ー

ー

接続口径 ヒートポンプ往接続口（暖C）

ー

ー

ー

ー

熱源機戻接続口（湯）20A（R3/4）＊配管長0.7m以下

20A（R3/4）＊配管長0.7m以下

20A（R3/4）＊配管長2m以内

20A（R3/4）＊配管長2m以内

熱源機往接続口（水）20A（R3/4）＊配管長0.7m以下

20A（R3/4）＊配管長0.7m以下

20A（R3/4）＊配管長2m以内

20A（R3/4）＊配管長2m以内

タンク暖房戻接続口（A）

ー

ー

ー

ー

タンク暖房往接続口（B）

ー

ー

ー

ー

15A（G1/2B）

15A（G1/2B）

15A（G1/2B）

15A（G1/2B）
0.3

排水接続口
消費電力
（W）

待機時（SW OFF時）

0.6

0.6

0.3

定格消費電力

10.5

10.5

8.0

8.0

凍結予防運転時

凍結予防ヒーターのみ：148

凍結予防ヒーターのみ：228

凍結予防ヒーターのみ：148

凍結予防ヒーターのみ：228

NC3004

NC3004

NC3004

NC3004

給水装置認証登録番号
型式

RHP-R222（S）
69ページ

掲載ページ

70ページ

外形寸法（mm）

高さ690×幅755×奥行297

質量（kg）

35

ヒートポンプユニット

冷媒の種類/充填量

R32（フロン）/460g

電源AC100V（50-60Hz）
中間期

夏期

加熱能力（kW）

2.6

2.6

2.5

消費電力（W）

480

393

510

6.6

4.9

沸き上がり温度（45℃のとき）

（注1）

5.4

COP
運転下限外気温（℃）

接続口径

消費電力（W）−7

ヒートポンプ戻接続口（給H）

15A（R1/2）＊配管25m以下（寒冷地仕様は3m以内）

ヒートポンプ往接続口（給C）

15A（R1/2）＊配管25m以下（寒冷地仕様は3m以内）

ヒートポンプ戻接続口（暖H）ーヒートポンプ往接続口（暖C）ー

待機時（SW OFF時）

1.0
1,200

最大時

W052-20022-199

給水装置認証登録番号

0206-91177-001

S-JET認証番号
年間給湯効率※（給湯のみ）

冬期

142.3%（PVモデルは131.6%）

128.1%（注1）［沸き上がり温度の注意事項］・低外気温時は除霜のため、加熱能力が低下することがあります。・沸き上げ直前では、加熱能力が低下する場合があります。
●中間期：外気温（DB/WB）16℃/12℃、水温17℃ ●夏期：外気温（DB/WB）25℃/21℃、水温24℃ ●冬期：外気温（DB/WB）7℃/6℃、水温9℃※JGKAS A705-2020に基づく年間給湯効率（6地域、給湯負荷16.6GJ/年）

76

仕

様
熱源機・タンク一体タイプ（100L）

シングルハイブリッド給湯・暖房システム

シングルハイブリッドふろ給湯システム

RHBH-RJ245AW2-1（S）

RHBF-RKJ246AW

型式

70ページ

70ページ

屋外据置設置屋外壁掛設置

高さ720×幅474×奥行261

高さ720×幅474×奥行261

掲載ページ
設置方式
外形寸法（mm）
質量（kg）

36.5（満水時40）31（満水時33）

ガス

13A・12A：20A（R3/4） LPG：15A（R1/2）

13A・12A：20A（R3/4） LPG：15A（R1/2）

給水

20A（R3/4）

20A（R3/4）

給湯

20A（R3/4）

20A（R3/4）

接 続 口 径熱 源 機

基 本 仕 様暖房（往・戻）高温（往）：CCH（QF16）ジョイント 低温（往）：CCH（QF16）ジョイント（戻）：CCH（QF16）ジョイント

追焚（往・戻）CCH（QF16）ジョイント 最大延長：
φ10樹脂管25m

循環アダプタ取付穴径（φmm）

ー
15A

50

50

上方：7.0m

下方：5.0m

浴槽設置条件

上方：7.0m

電源

AC100V（50-60Hz）

AC100V（50-60Hz）

リモコン信号線

無極性2芯ケーブル

無極性2芯ケーブル

15A（R1/2）

15A（R1/2）

ドレン配管 オーバーフロー

下方：5.0m

待機時（SW OFF時）

1.8

1.7

消費電力

定格消費電力

180

100

（W）

凍結予防運転時運転制御仕様

ガス消費量 ガスの種類（kW）
同 時
13A・12A：（kcal/h） 給 湯LPG：（kg/h） 暖 房
ガス熱源機熱効率（％）

凍結予防ヒーターのみ：182

凍結予防ヒーターのみ：220
13A

12A

LPG

13A

12A

LPG

57.8（49,700）

53.9（46,400）

57.8（4.13）

54.0（46,400）

50.2（43,200）

54.0（3.86）

44.2（38,000）

41.2（35,400）

44.2（3.16）

44.2（38,000）

41.2（35,400）

44.2（3.16）

13.7（11,800）

12.8（11,000）

13.7（0.98）

ー

ー

ー

給湯：95.0、暖房：87.0（高温：89.0、低温：85.0）

給水装置認証登録番号

給湯：95.0、ふろ：82.0

NW2017NW2017

RTU-R1002（S）

RTU-R1002K（S）

RTU-R1002（S）

掲載ページ

70ページ

70ページ

70ページ

70ページ

設置方式

屋外据置設置

屋外据置設置

屋外据置設置

屋外据置設置

高さ1,750×幅365×奥行474

高さ1,750×幅365×奥行474

高さ1,750×幅365×奥行474

高さ1,750×幅365×奥行474

38（満水時137）38（満水時137）38（満水時137）38（満水時137）

99

99

99

99

0.48

0.48

0.48

0.48

型式

外形寸法（mm）
質量（kg）
タンク容量（L）
使用圧力（MPa）

最高
通常

RTU-R1002K（S）

0.39

0.39

0.39

0.39

AC100V（50-60Hz）

AC100V（50-60Hz）

AC100V（50-60Hz）

AC100V（50-60Hz）

ヒートポンプ−タンクユニット間

12V ヒートポンプユニット信号線（3芯）

12V ヒートポンプユニット信号線（3芯）

熱源機−タンクユニット間

12V 熱源機通信線（2芯）

12V 熱源機通信線（2芯）

12V 熱源機通信線（2芯）

12V 熱源機通信線（2芯）給水口

20A（R3/4）

20A（R3/4）

20A（R3/4）

20A（R3/4）

給湯口

20A（R3/4）

20A（R3/4）

20A（R3/4）

20A（R3/4）

ヒートポンプ戻接続口（給H）

15A（G1/2B）＊配管長25m以内

15A（G1/2B）＊配管長3m以内

15A（G1/2B）＊配管長25m以内

15A（G1/2B）＊配管長3m以内

ヒートポンプ往接続口（給C）

15A（G1/2B）＊配管長25m以内

15A（G1/2B）＊配管長3m以内

15A（G1/2B）＊配管長25m以内

15A（G1/2B）＊配管長3m以内

ヒートポンプ戻接続口（暖H）

ー

ー

ー

ー

接続口径 ヒートポンプ往接続口（暖C）

ー

ー

ー

ー

熱源機戻接続口（湯）20A（R3/4）＊配管長2m以内

20A（R3/4）＊配管長2m以内

20A（R3/4）＊配管長2m以内

20A（R3/4）＊配管長2m以内

電源

タンクユニット

通信線

消費電力
（W）

12V ヒートポンプユニット信号線（3芯） 12V ヒートポンプユニット信号線（3芯）

熱源機往接続口（水）20A（R3/4）＊配管長2m以内

20A（R3/4）＊配管長2m以内

20A（R3/4）＊配管長2m以内

20A（R3/4）＊配管長2m以内

タンク暖房戻接続口（A）

ー

ー

ー

ー

タンク暖房往接続口（B）

ー

ー

ー

ー

15A（G1/2B）

15A（G1/2B）

15A（G1/2B）

15A（G1/2B）

待機時（SW OFF時）

0.3

0.3

0.3

0.3

定格消費電力

8.0

8.0

8.0

8.0

凍結予防運転時

凍結予防ヒーターのみ：148

凍結予防ヒーターのみ：228

凍結予防ヒーターのみ：148

凍結予防ヒーターのみ：228

NC3004

NC3004

NC3004

NC3004

排水接続口

給水装置認証登録番号
型式

RHP-R222（S）

掲載ページ

70ページ

外形寸法（mm）

高さ690×幅755×奥行297

質量（kg）

35

ヒートポンプユニット

冷媒の種類/充填量

R32（フロン）/460g

電源AC100V（50-60Hz）

沸き上がり温度（45℃のとき）

（注1）

夏期

加熱能力（kW）

2.6

2.6

2.5

消費電力（W）

480

393

510

6.6

4.9

5.4

運転下限外気温（℃）

接続口径

消費電力（W）

冬期

中間期

COP

−7

ヒートポンプ戻接続口（給H）

15A（R1/2）＊配管25m以下（寒冷地仕様は3m以内）

ヒートポンプ往接続口（給C）

15A（R1/2）＊配管25m以下（寒冷地仕様は3m以内）

ヒートポンプ戻接続口（暖H）ーヒートポンプ往接続口（暖C）ー

待機時（SW OFF時）

1.0

最大時

1,200

給水装置認証登録番号

W052-20022-199

S-JET認証番号

0206-91177-001

年間給湯効率※（給湯のみ）

128.1%（注1）［沸き上がり温度の注意事項］・低外気温時は除霜のため、加熱能力が低下することがあります。・沸き上げ直前では、加熱能力が低下する場合があります。
●中間期：外気温（DB/WB）16℃/12℃、水温17℃ ●夏期：外気温（DB/WB）25℃/21℃、水温24℃ ●冬期：外気温（DB/WB）7℃/6℃、水温9℃※JGKAS A705-2020に基づく年間給湯効率（6地域、給湯負荷16.6GJ/年）

77

最大延長：
φ10樹脂管25m

78

「長期間ご使用製品の保守点検制度」のご案内（重要）法定点検に 関 す る 法 令 改 正 に つ い て（ 1 ）消 費 生 活 用 製 品 安 全 法（ 消 安 法 ）の 改 正 が 令 和 3 年 8 月 1 日に 施 行 されました 。改 正 前に 特 定保 守 製 品 ※ 1 に指 定されていた 製 品 の所 有者 さまには 、法 定 点 検を 受けることが 求められていましたが、改 正により一 部の 製 品が法 令の対 象 から除 外されました。※ 2
法 令 改 正により特 定 保 守 製 品 の
指 定 から除 外され た 製 品
引き続き 指 定 されてい る 製 品

ガ ス機 器屋内 式ガス 瞬 間 湯 沸 器・屋内 式ガスふろがま（ 左 記の 2 品目とも都 市ガス・L P ガス 用が対 象となります。）

石油機器

F F 式 石油 温 風 暖 房 機

電気機器

ビルトイン 式 電 気 食 器 洗 機・浴 室 用電 気 乾 燥 機

石油機器

石油 給 湯 機・石油 ふろがま

※1 経年劣化により安全上支障が生じ、一般消費者の生命又は身体に対して重大な危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品であって、使用状況等からみてその適切な保守を促進することが適当なものとして法令で定められている製品をいいます。指定された製品は、所有者登録を行うと特定製造事業者等より点検時期が近づく頃に点検の案内が送られてきますので、点検を受けることが求められています。
※ 2 技術基準の強化や業界の自主的な取り組み、経年劣化対策の措置により、事故率が指定当時より大きく低下したことにより除外されました。

（ 2 ）経 過 措 置 が 設けられ 、お 客さまが点検をご希望の場 合は 製 品に貼られてい る「特 定保 守 製 品ラベル」に記 載の点検 期 間内に「法 定 点検 」
（有 料）を受けることが できます。
経 過 措 置 が 終了した 製 品については、「あんしん点検 」（ 有 料）を受けることが できます。
経 過 措 置 対 象 製 品 の見 分 け 方
対象製品

ガス機 器

屋内 式ガス 瞬 間 湯 沸 器・屋内 式ガスふろがま

電気機器

ビルトイン 式 電 気 食 器 洗 機

ガス機 器

屋内 式ガス 瞬 間 湯 沸 器

家庭用機器

業 務用 機 器（ 型 式 が R U XC で始まる製 品 ）法 定 点 検 の 対 象 期 間 の見 方

製 造 年月が 下 記 に該 当する 製 品 ※ 3

製品に四角囲みで「特定保守製品」と表示されている製品のうち製造年月が右記の場合が対象となります。
（「特定保守製品ラベル（例）」を参照ください。）

2 0 1 0 年 9 月〜 2 0 1 3 年 7 月

製 品 に 貼られて い る 以 下 の「 特 定 保
守 製 品ラベル（例 ）」に 記 載 されている点検 期 間となります。

2 0 17 年 3 月〜 2 0 2 0 年 1 月※ 3 メーカーにより、製造年月が異なる場合があります。上表はリンナイ製品の場合を記載していますのでご注意ください。

法 定 点 検のお申し込みについて
所 有 者 登 録 されてい るお 客 さま

所 有 者 登 録 されてい な い お 客 さま

点検 期 間の始期が 近 づく頃にリンナイから「法 定 点検のご 案内」が届きます。
法 定 点検をご希望のお 客さまは、記 載されている方法にてお申し込 みください。
法 定 点 検をご希望のお 客さまは 、製 品に貼られてい る 右 記の「特 定保 守 製 品ラベル（例 ）」をご 覧いた だき、点検 期 間の 始 期 をご 確 認 の上、リン ナイ保 守点 検コール センター へ
電 話にてお申し込 みください。

特 定 保 守 製 品ラベ ル（ 例 ）特定保守製品型式：
特定製造事業者等名

製造年月：
年 月
設計標準使用期間： 年
点検期間：
年 月〜
問合せ連絡先「 特 定 製 造 事 業 者 等 名 」に 記 載 されている会 社 がメーカーとなります。
年月「 経 過 措 置 の 対 象 製 品 」を 見 分 ける
ときに確 認します。
「点 検 期 間 」の 左 側 に 記 載 さ れて い
る年月が点検 期 間の始期となります。

○ 法 令 改 正後 の対応の詳 細は、ホームページに記 載していますのでご参 照ください。

ht tp s：//w w w. r i n n a i . c o . j p/s afet y/sy ste m /あんし ん 点 検 の ご 案 内｜ 本制度の内容 ｜あ ん し ん 点 検 と は 、長 期 間 の 使 用 に 伴 い 生 ず る 劣 化（ 経 年 劣 化 ）に よ る 製 品 事 故 を 未 然 に 防 止 す る た め 、消 費 者 の 申 し 出 に よ る 有 料 で の 点 検
そ の 他 の 保 守 を お す す め す る 制 度 で す。
「 設 計 上 の 標 準 使 用 期 間 」に な り ま し た ら 、「 あ ん し ん 点 検 」を お す す め し て い ま す。点 検 を 受 け な い
場合は製品の取り替えをおすすめしています。

｜ 該当製品 ｜カタログの製品紹介ページの製品に あんしん点検 のマークが入ったものが該当製品となります。
特定保守製品の指定から除外された製品には、 あんしん点検 のマークが入っています。

あ んし ん 点 検 の 流 れ
1. 所 有 者 登 録 ※ 4

2. 点検通知3. 点 検 お 申し 込み

4. 受 付

5. 点 検 ※ 5「製品に同封の所有者票に記載している①スマートフォンで登録②パソコンで登録 ③ハガキで登録」よりお選びいただきご登録をお願いします。

点検期間の始まる 6 カ月前から点検開始までの間に点検のご案内をメールまたは郵送にてお知ら
せいたします。

点検通知に記載しているインターネット、点検通知の返信ハガキにてお申し込みいただくか、リン
ナイ保守点検コールセンターに電話にてお申し込みください。

受付後に地域の点検員よりあらためて電話連絡させていただきますので、訪問日時のご調整をお願いします。

点検後、点検結果を書面でお渡しします。継続使用、修理、交換など
はお客さまの判断となります。

また登録内容に変更が生じた場合には、速やかに登録内容の変更をお願いします。
紛失などにより所有者票が手元にない場合は「点検のお申し込み・お問い
合わせ先」にご連絡ください。

○設計上の標準使用期間の終了時期の
前後 1 年間（ 32 号以下の屋内用業務用ガ
ス給湯器は前 0.5 年、後 1.5 年）を点検相
当期間（点検をおすすめする期間）として設定しています。

※4 所有者登録いただいた情報は、消安法・個人情報保護法および当社規定により適切な安全対策のもとに管理し、当社のプライバシーポリシーに基づき利用させていただきます。
※5 点検結果に応じて、お客様が適切な対応（使用継続、使用禁止、修理、機器交換）を選択することができるようにご説明させていただきますので、点検をお申し込みされた方のお立会いをお願いいたします。代理の方にお立会いいただく場合は、代理人様に点検結果をお渡しさせていただきますのでご了承ください。

79

｜ 設 計 上 の 標 準使 用 期 間 に つ い て ｜○ガス瞬間湯沸器、ガスふろ給湯器、ガス給湯器、ガスふろがま、ガス給湯暖房用熱源機の設計上の標準使用期間は 10 年です。
（ 型式が RUXC で始まる業務用ガス給湯器は 3 年。）○ 設計上の標準使用期間は、それぞれ以下の標準使用条件、標準加速モード、試験条件に従って設定しています。
・家庭用機器ガス給湯 器・ふろがま：給湯部分 JIS S 2071 ふろ部 分 JIS S 2072 温水暖房部分 JIS S 2074
・業務用ガス給湯器（ 32 号以下） ：給湯部分（一社）日本ガス石油機器工業会規格 JGKAS A201
○ 設計上の標準使用期間は、保証書にある無償保証期間とは異なるものですのでご注意ください。
・温 泉 水・井 戸 水・地 下 水 使 用 な ど ）で
○ こ の 機 器 を 上 記 の 標 準 的 な 使 用 条 件 を 超 え る 使 用 頻 度 や 異 な る 使 用 環 境（ 高 温・多 湿・海 岸 近 辺（ 塩 害 地 域 ）・高 地（ 海 抜 1,000m 以 上 ）
使 用 す る と 、設 計 上 の 標 準 使 用 期 間 よ り 早 く 経 年 劣 化 が 起 き る 可 能 性 が あ り ま す の で、機 器 に 表 示 し て い る 設 計 上 の 標 準 使 用 期 間 が 経 過 す る 前 に あ ん し ん 点 検 を 受 け る こと をおすすめします。
○ 一 般 家 庭 用 の 機 器 に つ い て は 、業 務 用（ ホ テ ル・料 理 店・美 容 院 な ど で 使 用 ）な ど 、多 頻 度・長 時 間 の ご 使 用 は 設 計 上 の 標 準 使 用 期 間 よ り 早 く 経 年 劣 化 を 起 こ し 、重 大 事 故と なるおそれがありますので、このようなご使用はおやめください。

｜ 点 検 料 金 に つい て ｜点 検費用はお客さまにご負担いただくことになります。
点 検の結果、修理・部品交換などをご依頼いただく場合は別途費用が必要となりますのでご了承ください。
あ んしん点検料金の詳細はホームページに記載していますのでご参照ください。

https://www.rinnai.co.jp/safety/system/info/pay/｜ 部 品 の 保 有 期間 ｜点 検 の 結 果 必 要 と 見 込 ま れ る 整 備 用 部 品 の 保 有 期 間 は 1 1 年 で す。た だ し 、点 検 期 間 を 過 ぎ ま す と 、点 検 の 結 果 に 応 じ て 必 要 と な る 整 備 用 部 品 を 保 有 し て い な い 場 合 が ご ざい ます。また保有期間中であっても調達不可などにより供給に支障を生じる場合がありますのでご了承ください。
○ 補修用性能部品は、製品に同梱の取扱説明書の記載をご覧ください。

｜ 点 検 お 知 ら せ機 能 ( 使 用 期 間 お 知 ら せ 表示 ) に つ い て ｜（ 使用期間お知らせ表示）が点滅します。
「 使用期間お知らせ表示」
使用期間が 10 年相当（業務用ガス給湯器は 3 年相当）になると、緑色ランプの点滅や、リモコンの表示画面に「 888 」
は故障表示ではないため、そのまま使用することもできますが、経年劣化に起因する製品事故を防止するため、あんしん点検（有料）をおすすめしています。点検を受けない場合は製品の取り替えをおすすめしています。表示された場合のユーザーリセット方法は、当社のホームページに掲載していますのでご覧ください。

https://www.rinnai.co.jp/safety/system/checksign/｜ 点検のお申し込み・お問い合わせ先 ｜○点検のお申し込み・お問い合わせは、リンナイ保守点検コールセンターへお願いします。

リン ナ イ 保 守 点 検 コールセンター フリーダイヤル ： 0120-493110 受 付 時 間 ／平日 9：00〜18：00※土日祝など当社指定休日を除く。

80

安全に関する
ご注意●ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●このカタログに掲載の商品は一般家庭用です。●ガス給湯器の設置には、ガス工事、水道工事、電気工事などが必要です。お買い上げの販売店、または専門業者にご依頼ください。配管等の接続工事に不備があると事故の原因となることがあります。なお
給排気工事を必要とする機器を設置する場合は資格が必要となります。

■商品に関するご注意●給水圧200kPa以上600kPa以下でご使用ください。水圧が低いと十分な能力が発揮できませんので給水圧を事前に確認してください。
●給水圧が低い場合や給水・給湯の配管径が規定に満たない
場合、出湯量が少なくなる場合があります。
●R元年省エネ基準区分1及び2地域および最低気温が-15℃以下になる地域では機器が正常に作動しないことや故障のおそれがありますので設置しないでください。
寒冷地仕様のタンクユニットをご利用ください。
●3地域への設置は、●塩害地（海浜地区で潮風が直接当たる場所）には機器が正常に作動しなくなるおそれがあります。
必ず塩害仕様をご利用ください。
●必ず水道水を使用してください。温泉水・地下水・井戸水は故障や水漏れの原因となりますので使用しないでください。
●AC100V電源を使用する機器において近所に強力な電波発生源（放送局、無線局）がありますと、機器の運転に障害が生じる場合があります。

■施工に関するご注意●このシステムは屋外設置専用です。絶対に屋内（波板囲いを含む）には設置しないでください。
ガス熱源機の不完全燃焼や一酸化炭素中毒の原因になり大変危険です。
また、万が一ヒート
ポンプユニットの冷媒が漏れると酸欠により死亡または重症
事故（脳機能障害等）に至るおそれがあります。
（ソーラーシステム）とは接続できません。
●この機器は太陽熱温水器●排水配管は毎分10L以上の配管ができる内径40mm以上で70℃以上の耐熱をゆうする材料（耐熱硬質塩化ビニル管など）を使用してください。
●ヒートポンプユニットは単相2線式AC100V（RHP-R222（S）、
RHP-R223（S）、RHP-R225）を専用回路から配線接続してください。
ガス熱源機電源は別回路としてください。
●ヒートポンプユニットの吹出口やアルミフィンにさわったり、吸込口、吹出口に指をいれないでください。
ケガの原因になります。
●ヒートポンプユニットを積雪のおそれのある場所に設置する
場合は、高置台設置にするなど雪が空気吸込み口・吹出口から入らないようにしてください。
●周囲温度が0℃以下になるおそれのある場所では配管に適切な凍結予防工事を行ってください。
●上水道直結の配管工事は、当該水道局（水道事業管理者）の認定水道工事業者が指定された配管材料を使用して施工してください。
●電気工事は、電気工事法、電気工事士法、電気設備に関する技術基準、内線規定を尊守し、必ず指定工事業者が行ってください。
●アース工事（D種接地工事）は｢電気工事に関する技術基準｣
および｢内線規定｣に従って電気工事士によって行ってください。

●給湯用水栓には必ず逆止弁付き湯水混合水栓を使用してください。逆止弁のない湯水混合水栓を使用した場合、給水側
から給湯側へ水の逆流による湯温低下やタンクユニットの逃し弁より常時、湯水の排出される場合があります。
●タンク保護のため減圧弁で水圧を減圧しているため直圧の給湯器よりシャワーやお湯の出がわるくなる場合があります。
●試運転は必ずシステム工事を完了してから行ってください。
（RHP-R222（S）、
RHP-R225）●ヒートポンプユニット配管
は1/2フレキ管または、銅管φ12.7または架橋PE管10A
または、オプションのHP配管セットを使用して必ずHとCを分けた保温をしてください。

■設置について●このカタログに掲載のガス給湯機器は、
ガス（都市ガス、
またはプロパンガス）AC100V電源、水（上水道、水圧）が必要です。
地域によってガス種が異なりますので、ご購入前に必ずガス種を確認のうえ、
機器に表示してあるガス種以外は絶対に使用しないでください。
●このカタログに記載のガス給湯機器すべて、「 給水装置の構
造及び材質に関する省令」（平成15年4月1日施行）の鉛浸出
新基準に適合しています。
●このカタログに掲載の熱源機・ガスふろ給湯器は、
一般家庭仕
様です。
従って取付浴槽容積は、
一般家庭用340リットルまでが限度です（それ以上の浴槽は湯温かくはん性が落ちる場合があります）●このカタログに掲載の熱源機・ガスふろ給湯器は、一般家庭用です。業務用として毎日長時間連続してお使いになると、熱源機・ガスふろ給湯器の耐久年数が短くなることがあります。
●このカタログに掲載のガス機器は、
海抜1,000mまで使用できます。
1,000m以上で使用すると点火不良などの不具合が発生することがあります。
●ガス給湯機器の設置につきましては、
各種地方条例などを確認してください。
くわしくは、販売店、最寄りのリンナイ支社・支店、営業所、出張所にご相談ください。
●断水時はおいだき、
湯はり、
たし湯、
給湯はできません。
●浄水器の接続はできません。接続すると抵抗となり、お湯にならない場合があります。
●簡易シャワーの接続はできません。
連動しない場合があります。

■ご使用上の注意●簡易気泡装置の接続はできません。おいだきできない場合があります。
●泡の出る入浴剤を使用すると、おいだきができない場合があります。
また、硫黄分を含有した入浴剤は熱交換器が腐食する場合があります。

●本体固定脚はコンクリート基礎にアンカーボルト固定または、専用簡易ベース使用時は、ボルト・ナットで固定してください。
転倒によりケガをすることがあります。

●給水温度が高い場合は、リモコンの給湯温度表示よりも熱いお湯が出ることがあります。

●本体設置時に排水処理は必ず行ってください。万一の水漏れ発生でおおきな被害につながるおそれがあります。

●ガス給湯機器の排気口付近には物等を近づけないように注意
してください。
機器損傷の原因となることがあります。

●機器内に長時間たまっていた水は、飲用または調理に用いず雑用水としてお使いください。

■シングルレバー水栓のご使用について●シングルレバー水栓の開閉栓の開閉時に、水圧・配管などの条件により、水撃が発生する場合があります。

■マイクロバブルバスユニット・
ウルトラファインバブル給湯器のご使用について●次のような方は使用しないでください。
・体力の弱っている方 ・泥酔者 ・睡眠薬を服用されている方 ・医師から入浴を禁じられている方●次のような方は医師に相談して許可を得てから使用してください。
・循環器（心臓や血管など）や呼吸器（肺や気管など）に疾患や障害のある方 ・高血圧の方 ・妊娠中の方●入浴中に気分が悪くなった場合は、速やかに使用を中止してください。重大な健康障害になることがあります。

■その他の注意●機器に不具合がある場合は、ご自分で修理なさらずに販売店、最寄りのリンナイ支社・支店、営業所、出張所にご相談ください。

工事される方へのお願い「設置工事説明●この機器を正しく安全にご使用いただくために、書」
をよく読んで必ず指定された工事を行ってください。
●屋外式の機器は屋内に設置しないでください。
また屋外式の排気筒を屋内に貫通させないでください。
●設置完了後、機器の試運転を必ず行いお客様へ正しい使い方を説明してください。
●ガスふろ給湯器のおいだき配管はφ12.7mm被覆銅管またはφ10樹脂管を使用してください（一部機種を除く）。
また、おいだき配管部材は弊社指定の部材を使用してください。延長
距離や上方･下方浴槽に付いては機器によって異なります。
制限を越えるとおいだきできない場合もありますので、最寄りのリンナイ支社･支店、営業所、出張所にご相談ください。
●給排気条件は各型式の仕様書を参照してください。
（ 立上げ
距離1.5m以内、90°エルボ1曲り2m相当）条件を越えると燃焼不良になる恐れがあります。
●この機器を設置される場合、必ず各種地方条例を確認して、その制限内で設置してください。
ガス供給事業者の指定店へ依頼してください。
●ガスの配管工事は、●接続完了後は、
ガス漏れのないことを必ず確認してください。
●屋内式機器（CF・FE・FF・BF機器）の給排気工事は、「特定ガス
消費機器の設置工事に関する法律（特監法）」の資格者の監督下で行うことが法律で定められています。

機器雰囲気温度検知でポンプを運転します。
●機器の凍結予防のため、■端末機器を安全にお使いいただくために●本体銘板に表示してある電源（電圧・周波数）
でご使用ください。
表示以外の電源を使用すると故障の原因となることがあります。
くわしくは、販売店、最寄りのリンナイ支社・支店、営業所、出張所にご相談ください。
転居されたときも、電源の種類が一致していることを必ずお確かめください。
●このカタログに掲載の端末機器は一般家庭用です。
業務用でお使いになりますと著しく機器の寿命を早めることがあります。
●端末機器はカタログに記載の用途以外では使用できません。
●熱源機の暖房回路には、開放式と密閉式があります「。密閉式暖房回路搭載」の表示のあるもの以外は、開放式です。
開放式熱源
機には、鉄製のパネルラジエータや鉄管配管等は腐食しますので使用しないでください。

の上に、カーペットなどの敷物を敷かないでください。
性能が発揮できない場合や、床暖房の熱がこもってフローリングが変形、変色することがあります（。ホットカーペットとの併用は絶対にしないでください。
）●床下木材の防腐処理をされる場合、
床暖房および配管類に処理剤が付着すると処理剤の溶剤によって床暖房の性能が維持できなくなることがありますので、絶対に付着させないようにしてください。

◆温水ルームヒーター・パネルヒータについて●温風をじかに長時間からだにあてないようにしてください。
低温
やけどのおそれがあります。
特に、
病人、
お年寄り、
乳幼児、
皮膚
の弱い方などには、
ご家族の方が十分にご注意ください。

●補助具は専用の付属品、あるいは指定のもの以外は使用しな
いでください。

●温風吹出し口の前に物を置いたり、機器のエアフィルタ部をふさがないでください。
温風温度が高くなり、床面の変色、
ひびわ
れの原因となります。

◆床暖房について●機器の上に物をのせたり、座ったりしないでください。

●床暖房の上で長時間座ったり、寝そべると低温やけどのおそれがあります。
とくに病人、お年寄り、乳幼児、皮膚の弱い方な
どには、ご家族の方が十分にご注意ください。

●お手入れの際は直接水をかけないでください。

●ピアノなど重量物にはパットなどを敷いて一ケ所に加重がかからないようにしてください。
●床暖房の上に、木製品（特に高価な物、
精巧な調度品、家具など）を直置きしますと木製品に熱がこもり、ひずみ等が発生するおそれがあります。
床と木製品の間に板1枚入れるなどして直置きしないようご注意ください。
●木製フローリングを仕上げ材としてお使いの場合、フローリング81●パネルヒータは使用中や使用直後に表面が高温になりますので手を触れないでください。やけどのおそれがあります。

◆浴室暖房乾燥機について●浴室暖房乾燥機は浴室設置用です。
温風吹出し温度を浴室用に高く設定してありますので、浴室以外の場所に設置すると、壁や天井クロスの変色やはがれが生じる場合があります。
●脱衣室専用タイプを浴室内に設置しないでください。湿気によりサビなど、機器の故障の原因になります。

●スプレー缶などを直接温風が当たるところに放置しないでください。熱によりスプレー缶の圧力が上がり、爆発などのおそれがあります。
●本体に火気を近づけたり、防かび剤、殺虫剤などをふきかけた
りしないでください。
火災や故障、
サビのおそれがあります。
●半密閉式（CF・FE）のふろがまや湯沸器などが設置された浴室には使用できません。排気ガスが浴室内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こすことがあります。
●長時間にわたり温風や送風をからだに直接あてないでください。
「脱水状態」になったり、「低温やけど」のおそれがあります。
●温風吹出し口をふさがないでください。温風温度が高くなり浴室を傷めるおそれがあります。
●木質の浴槽・浴室には使用しないでください。暖房の温風や乾燥により、ひび割れなど破損の原因となる場合があります。
●故意に水をかけないでください。水がかかると感電のおそれがあります。
◆冬期の凍結について●冬の厳寒期に熱源機内や配管の水が凍結すると破損事故がおこります。
水たまりが凍るような日には、取扱説明書に従って
適切な凍結予防措置をとってください。
また、暖房温水配管破損を防止するために、自動的に熱源機内蔵の温水循環ポンプを運転し配管に水を循環させる機種、自動的にガスを燃焼させ、温水循環ポンプ運転する機種があります。
くわしくは各機種の取扱説明書をご覧ください。

BL認定品 Better Livingの略称で、優良住宅用品として認定された商品です。BL認定品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後10年です。
BL-bs認定品とは、一般財団法人ベタ−リビン
グが認定した優良住宅部品の中でも、環境保全などへの対応に優れた特長をもつ商品として認定されたものです。

認定番号 BLHB012126……ハイブリッド給湯・暖房システム
認定年月 2021年10月20日

BL認定品についての注意事項
BL認定品は、設置する場所（適用範囲）
を設定して設定基準などを規定しております。
そのため、BL認定品を適用範囲外で使用される場合は、
優良な部品としての性能など発揮できないことがあるとともに、BL認定制度に基づくBL認定品とはなりませんので、ご注意ください。
なおBL認定品の設置場所（適用範囲）
については工事説明書を参照ください。

・補修部品の保有期間短縮（10年→7年）

BL認定品の適用範囲外で使用した場合、BL認定品の優遇措置が受けられなくなります。

「あんしんの

下記の3つのうちのいずれかの方法で必要事項をご登録の上お申し込みください。

製品に同封の所有者票に記載している ①QRコードの読み取り ②イン
ターネット ③所有者票の返送 よりお選びいただきご登録をお願いします。
QRコード読み取りの場合、受付画面に製品情報が自動で入力されます。

リンナイ
登録

メーカー保証期間が3年に延長

故障の時は、お買い上げの販売店またはリンナイへ修理をお申し付けください。

販売店

お客様

ご注意

3年保証」

（対象商品／業務用を除く給湯器）

お申し込みいただいたお客様は、通常1年または2年の保証期間が3年になります。

ご利用方法・瑕疵保証と損害賠償に対応したBL保険の対象外

・・・・

毎日使うガス給湯器だから。
お申し込み方法

・保証期間の短縮（2年→1年）

リンナイお客様センター（365日、24時間受付）

修理連絡

リンナイ
サービスショップ

お客様（無料修理）●3年保証はお申し込みいただいたお客様のみが対象となります。
●業務用機器や家庭用機器でも業務用としてお使いの場合は対象外となります。
●詳しい保証内容や不明な点は弊社までお問い合わせください。

製品データダウンロードサービス
ビジネスパートナー様にすぐに役立つWEBサイトです。お申し込み、ご登録の必要がなく、すぐにご利用いただけます。お客様のビジネスにご活用ください。

サ ー ビ ス 内 容・取扱説明書（PDF形式）

・外観図（PDF形式）

・設置工事説明書（PDF形式）

・CADデータ（DXF形式）

簡 単・便 利 、交 換 部 品 や お 手 入 れ 用 品 は 公 式 オ ン ラ イ ン ストア で 注 文 で き ま す！

●ガス給湯機器の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後 7 年です。
（BL 認定品は製造打切後 10 年です。
）

82

エコワンをもっと知りたい！

オーナーの感想が見たい！

こちらからCHECK

こちらからCHECK

本社：〒454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号

光熱費を簡単に調べたい！

こちらからCHECK

ホームページアドレス：

故障・修理・製品についてのお問い合わせ
インターネットの場合

お電話の場合

お問い 合わせ・サポート

修 理 の お申し込み

https://www.rinnai.co.jp/contact/

https://user.rinnai.co.jp/shuri/CUkeForm.aspx

お客様センター

携帯電話からはこちらにおかけください。
（通話料金が発生します。）●修理の受付：365日24時間●お問い合わせ：月〜土9：00〜18：00 ※日祝及び当社指定休日を除く

保守 点 検につ いてのお問い合わせ

保守点検コールセンター●受付時間：平日9：00〜18：00（土日祝など当社指定休日を除く）

このカタログの掲載内 容は、2024 年3月現 在 のものです。
●本カタログに掲載しております商品の価格は、希望小売価格です。
配送費、据付部材、据付工事費、使用済み商品の引取り費等は含まれておりません。
●ガス消費量及び能力は、13AまたはＬＰＧで表示していますが、ガス種により異なる場合があります。
●印刷物のため、実際の商品と異なることがありますのでご了承ください。
●商品の価格及びデザイン、仕様は改善のため、予告なく変更する場合があります。
●本カタログ掲載の商品写真は、警告・注意シール表示を省略しているものがあります。
●本カタログ掲載のイメージ写真は、実際の設置環境と異なる場合があります。

YA01-2024-Ⅰ-03.008