スリットライト SLシリーズ 取扱説明書(設置説明書)

エイテックス株式会社

要保管

この度は、本製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本書をよくお読みの上、正しく安全にご使用ください。 工事終了後、本書はお客様が保管してください。

仕寸法・外観製品内容※代表製品外姿図
製品本体x1
ホルダーx3～x5
木ネジ x3～x5(呼び2.7長さ10)トップカバー除去時
L (=40Xn+10)
8.6

15A7□ 電気設備の工事・取り扱いは、電気工事士の資格が必要です。
□ 本製品はＤＣ24Ｖ専用です。定格外の電圧を入力しないでください。発煙・発火の原因となります。
□ 屋内用です。直射日光のあたる場所でのご使用はできません。
防水構造ではありませんので、水周りや結露するような高湿の場所ではご使用はできません。火災感電の原因となります。
□ 濡れた手での工事は危険です。感電の原因となります。
□ 腐食性ガスの発生する場所では、火災・感電の原因となりますので、ご使用できません。
□ 製品に異常が発生した場合は、ただちに電源を切り販売店・工事店にご相談ください。

様

Ver.20240419

11A

A-A断面図(ホルダー寸法)

メンテナンスについてﾎﾙﾀﾞｰ拡大図(穴径2.8)□ 取付け、取外しは電源を切った状態で行ってください。
□ 点灯状態の発光部を直視しますと目を傷めることがありますので、十分ご注意ください。
□ 密閉器具内にてお使いいただく場合、－１０～３５℃以内に収まるような施工構造にしてください。
共通仕様□ 分解・改造にあたる行為が発生した場合は、保証対象外
定格電圧
DC24Vとなります。
発光色(色温度) 2200Ｋ/2500K/2700Ｋ/3000K/3500Ｋ/4000Ｋ/5000K□ 静電気はLED破損の原因になりますので、ご注意ください。
使用環境-10～35℃ 屋内□ LED素子にはバラツキがある為、同一製品において明るさ、サイズ
W8.6 × H15 × L mm (突起部を除く)
光色が異なる場合があります。
長さ (L)50～1810 mm□ RGBの同時点灯による白色は、単色LEDの白色とは色合いが異なります。 トップカバー
乳半□ LEDの経時変化により、発光色のバランスが初期とは異なってくることがあります。
□ 製品の温度上昇は収納部の容積や器具と造営材との距離に影響されますので、放熱には十分注意して、器具と造営材との間隔をとってください。(設置工事(6)参照)

製品

上記のような造作に設置する際は器具と造営材との間隔を十分にとり、環境温度が－１０～３５℃以内であることを必ず確認してください。

□ ２台以上並べて設置する場合は、相互の熱影響を受けますので100mm以上離し、通気性をよくして設置してください。
100mm以上

個別仕様
呼び寸法（Ｌ）
1010mm

消費電力
12W

重量(ホルダー除く)
150g

推奨電源(オプション)

OSRAM

エイテックス

OT30/100-242/24 DIM P

1.8m

OT60/100-242/24 DIM P

3.5m

OT90/100-242/24 DIM P

5.3m

OT150/100-242/24 DIM P

8.8m

OT300/100-242/24 DIM P

17.5m

PU10-240

14.0m

屋内専用

必ず電源を切った状態で行ってください。
本製品は、トップカバー部やエンド部にプラスチックを使用しています。
埃や汚れを除去する際には、中性洗剤溶液を含ませた軟らかい布等で拭き上げてください。

保証□ 本製品の保証期間は納入後1年間です。
※ただし、左記の警告・注意事項に関する不具合は保証対象外となります。

サポート
本製品に関してご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。
エイテックス株式会社 福岡本社
〒812-0008 福岡県福岡市博多区東光2-10-3
TEL：092-414-8708 / FAX：092-414-8709

スリットライト SLシリーズ 取扱説明書(設置説明書)

要保管

エイテックス株式会社

この度は、本製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本書をよくお読みの上、正しく安全にご使用ください。 工事終了後、本書はお客様が保管してください。

設置工事

Ver.202040419

設置工事(つづき)(7) 製品は温度上昇で長手方向に伸びます。トップカバーはリード線の無い側でアルミ筐体に接着固定していますのでたわみ(1) 1000mm以上の製品は片持ちすると変形

特にトップカバーは接着と反対方向(図では右側)に伸びます。取付け部は製品長さより各5mm以上長く余裕を持たせてください。特に棚下灯等のように溝の中に埋め込む場合、溝の長さを製品長さより各5mm以上長くしてください。

やLEDの不点灯の可能性が有ります。

ﾘｰﾄﾞ線のある側製品がたわまないよう、お取り扱いにご注意ください。
5mm以上
余裕
ﾄｯﾌﾟｶﾊﾞｰ接着固定(2) 製品は表面が平らな木や金属の面に設置してください。

なる可能性があります。

製品

製品長さ

使用する
ホルダー数

400mm未満2400mm～1000mm未満

3

製品は曲がりやすいので、ホルダー付近をホルダー両手でゆっくりと持ち上げて取り外してください。

4

急に取り外したり、ホルダーから離れたところで5持ち上げて取り外すと、製品がたわみ、変形したり(3) 付属のホルダーとネジを用いて製品を固定してください。
ホルダーは製品長さに応じて右表の使用数を守っ

1000mm～1400mm未満(4) 付属のネジは木材用ですが、固定する相手に応じて適正ホルダー(8) ホルダーを固定後、本体をホルダーにパチッと音がするまで押し込み外れない事を確認してください。

溝部に埋め込む場合、底面が平らで、直線の溝に取り付けてください。
上記でない場合、設置面に沿い変形したり、LEDが不点灯にてください。

5mm以上
余裕

1400mm以上なものを使用し、ホルダーをしっかりと固定してください。

(1) 製品をホルダーから取り外す場合の注意事項

LED不点灯の原因になります。

両端のホルダーは製品の端から30mm～50mmあけ、残りは等間隔で固定してください。
30～ 50mm

等間隔

等間隔

等間隔

30～ 50mm

ホルダー(2) 製品を縦方向(鉛直)に設置する場合は、製品の最下部に適切なL金具等を使用して、製品の滑り落ち対策を行ってください。(右図)
ホルダー※製品を天井に取り付ける際は落下防止の対策を施してください。

4個の例(3) メンテナンスを考慮し、製品を設置箇所から100mm程度引き出せるようリード線

製品に余裕をもたせて設置工事してください。
ホルダー(5) ホルダーは一直線(中心線±0.5mm以内)になるように固定してください。ずれて固定すると製品が変形したり、LEDが不点灯になる可能性が有ります。
ホルダー

ホルダー

(4) 連結して使用する場合の最大連結長 ： 1810mm※連結した状態で、製品どうしを引っ張ったりしないでください。

ﾘｰﾄﾞ線の無い側コネクタ等に力が加わり故障の原因になります。

L金具(5) 製品を突合せて使用する場合は、図のようにﾘｰﾄﾞ線の無い側を突合せてください。(理由:上記(7))(注意1) ﾘｰﾄﾞ線側を突合せると、製品が破損します。 (注意2) 突合せは3本以上はできません。
ﾘｰﾄﾞ線の無い側(注意3) ﾘｰﾄﾞ線と反対側を突合せても、時間とともに製品の間に隙間が発生します。
ﾘｰﾄﾞ線

製品1

製品2

(6) 溝を掘りその中に製品を埋め込む場合は(棚下灯など)、溝の幅は12mm以上としてください。

◆その他注意事項

またホルダーは溝の中央に設置してください。(中央から±0.5mm以内)

隙間が発生します
1)ケーブルやコネクタは強く引っ張らないでください。LED不点灯の原因になります。

中央からずれると、製品がホルダーに設置できない可能性があります。

2)入力・送りコネクタ、連結ケーブルコネクタは、露出させないでください。

また溝深さは16mm以上にしてください。棚下に製品の光が見えたり

3)両リード仕様製品の場合、製品の送り側リード線からの分配配線はしないでください。

見えなかったりバラツク可能性があります。

4)連結コネクタに当社指定外の製品を接続しないでください。
5)製品の分解はしないでください。
6)ホルダーは本製品専用です、また他のホルダーを本製品に使用しないでください。

ﾘｰﾄﾞ線