令和５年９月１日「建築材料・設備機材等品質性能評価事業」
関係者各位
一般社団法人 公共建築協会
評価基準の改定について拝啓
時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。また、平素より当協会に対して格別のお引き立てをいただき厚く御礼申し上げます。
さて、当協会の建築材料・設備機材等品質性能評価事業における、建築材料・設備機材等の評価基準（以下「評価基準」という。）を、JIS 改正等に伴い改定を行いました。
改定内容は、別紙を参照してください。
評価基準の改定により、申請内容と評価基準との間に差異が生じている場合があります。
つきましては、貴社の申請内容と建築材料等評価基準との差異を確認のうえ、差異が確認された際には、下記１．２．のいずれかにより対応いただきますようお願い申し上げます。
なお、当該文書については、国・地方公共団体等の発注者へも送付していることを申し添えます。
敬具記
１．変更評価による対応
評価基準の改定部分と貴社の申請内容の間に生じている差異について、次に示すよ
うに、変更評価を申請し評価書を取得してください。
（１）変更申請の手続き①変更申請の手続きについては、「変更評価の手続きについて」に基づき、申請書類を作成してください。
なお、申請の際ご不明な点等がある場合は、事務局宛てメール等でご相談ください。
②受付は随時行っています。受付審査が終了次第、直近の評価委員会に諮り審査を実施します。
③変更評価が終了した場合には、評価書を交付するとともに、当協会のホームページにて公表します。
（２）変更申請の経費
変更評価の内容により評価料金は異なります。「建築材料及び設備機材 評価申込案内」により確認を行ってください。

２．既評価書をそのまま継続使用
各工事において、評価基準が改定された部分について、品質性能等の証明書を評価書とともに提出するなど、改定により内容に差異が生じた部分の証明を工事ごとに行ってください。
評価基準（令和 5 年度版）と差異が生じている既評価材料・設備機材等を使用する工事に納入する場合、これまでは、品質性能等の証明として評価書の写しを提出していたと思いますが、それに加えて評価基準に適合することを、各工事において、証明書、検査成績書等の提出により証明してください。
なお、これについては、発注者側の了解を得たものではありませんので、提出時に発注者側への説明も必要となります。
３．問い合わせ先
一般社団法人 公共建築協会 評価事務局
Tel 03-3523-0384 Fax 03-3523-1827（建築、電気設備、機械設備共通）
Mail

建 築 材 料 等 評 価 部：hyokajigyo-a@pba.or.jp
電気設備機材等評価部：hyokajigyo-e@pba.or.jp
機械設備機材等評価部：hyokajigyo-m@pba.or.jp

令和 5 年 9 月 1 日

建築材料等評価基準 新旧対照表＊下表は、令和４年版から令和５年版への改定部分のみ掲載しています。評価書との差異を確認するには、過去の対照表もご確認ください。
＊下表は、建築材料等評価基準の品目ごとに改定内容を記載したものです。改定後と従来の評価基準の改定箇所を抜粋しています。
＊赤字は、改定箇所を示しています。
品 目
押出成形セメント板（ＥＣＰ）

令和４年度版

令和５年度版種類
ＥＣＰの種類記号

フラットパネル
フラットパネル［ロックウール充填］
デザインパネル
デザインパネル［ロックウール充填］
－F
F/R
D
D/R

種類＿種類および記号
ＥＣＰの種類備考

フラットパネル
フラットパネル［ロックウール充填］
デザインパネル
デザインパネル［ロックウール充填］
エンボスパネル
エンボスパネル［ロックウール充填］
タイルベースフラット
パネル
タイルベースフラット
パネル［ロックウール充填］
タイルベースパネル
タイルベースパネル［ロックウール充填］

表面を平滑にした
パネル
表面にリブおよびエンボスを施したパネル－－－
タイルベースパネル
タイルベースパネル［ロックウール充填］

T
T/R

表面にタイル張付け用あり（蟻）溝形状を施したパネル

改正理由
JIS 改正による見直し

記号F
F/R
D
D/R
E
E/R
TF
TF/R
T
T/R

備考
表面を平滑にしたパネル
表面にリブおよびリブに類する凹凸を施したパネル
表面にエンボスを施したパネル
表面を平滑とした
タイル接着剤張り用パネル
表面にタイル張付
け用あり（蟻）溝形状を施したパネル※ 変更申請の必要はありません。次回の更新時に、評価基準に適合するよう申請書類を作成してください。

1

品 目
押出成形セメント板（ＥＣＰ）（続き）

令和４年度版寸法及び許容差
パネルの種類

厚さ
35,50

フラットパネル

60,75
100

デザインパネル－50,60

令和５年度版
寸法＿標準品の寸法
パネルの種類

働き幅
450, 500,
600
450, 500,600, 900,1000,1200
450, 500,
600

60

60,75
100

デザインパネル
エンボスパネル
タイルベースフラット
パネル
タイルベースパネル

600－
タイルベースパネル

JIS 改正による見直し
厚さ
35,50

フラットパネル

605 以下

改正理由
製品幅
働き幅
440, 490, 450, 500,590
600
440, 490, 450, 500,590, 890, 600, 900,985,1185 1000,1200
440, 490, 450, 500,590
600

50,60,75 590, 890 600, 900
60,751195 以下 1210 以下

60,75895 以下910 以下※ 変更申請の必要はありません。次回の更新時に、評価基準に適合するよう申請書類を作成してください。

寸法及び許容差＿許容差
パネルの種類

すべてのパネル

厚さ

長さ+1.5-1.50-2

寸法＿寸法の許容差
パネルの種類
フラットパネル
タイルベースフラット
パネル
タイルベースパネル
デザインパネル
エンボスパネル

厚さ

製品幅

長さ+1.5-1.50-20-2+1.5-1.5+2-20-2

JIS 改正による見直し※ 変更申請の必要はありません。次回の更新時に、評価基準に適合するよう申請書類を作成してください。

性能＿素材密度1.7g/㎤ 以上

性能＿素材比重1.7 以上※ 変更申請の必要はありません。次回の更新時に、評価基準に適合するよう申請書類を作成してください。

2JIS 改正による見直し

品 目
押出成形セメント板（ＥＣＰ）（続き）

令和４年度版

令和５年度版

性能＿難燃性難燃 1 級

性能＿難燃性または発熱性
難燃 1 級または発熱性１級

改正理由
JIS 改正による見直し※ 変更申請の必要はありません。次回の更新時に、評価基準に適合するよう申請書類を作成してください。

性能＿含水率８％以下

削除

JIS 改正による見直し※ 変更申請の必要はありません。次回の更新時に、評価基準に適合するよう申請書類を作成してください。

アルミニウム製建具なし

形状および仕上げ＿外部に面する建具の水抜き孔
網入り板ガラス、線入り板ガラス、合わせガラス及び複層ガラスを受ける下端ガラス溝には、径６mm 以上の水抜き孔を２か所以上設ける。また、セッティングブロックによるせき止めがある場合には、セッティングブロックの中間に１か所追加する。

（コンクリート下地および鉄骨下地）①Ａ種・②Ｂ種・③Ｃ種共通※ 変更申請の必要はありません。次回の更新時に、評価基準に適合するよう申請書類を作成してください。

3

標準仕様書との整合

品 目
樹脂製建具

令和４年度版

令和５年度版

なし

形材の性能＿加熱伸縮率絶対値が、2.5％以下であること。

（コンクリート下地および鉄骨下地）

改正理由
標準仕様書との整合①Ａ種・②Ｂ種・③Ｃ種共通※ 変更申請の必要はありません。次回の更新時に、評価基準に適合するよう申請書類を作成してください。

なし

形状および仕上げ＿外部に面する建具の水抜き孔
網入り板ガラス、線入り板ガラス、合わせガラス及び複層ガラスを受ける下端ガラス溝には、径６mm 以上の水抜き孔を２か所以上設ける。また、セッティングブロックによるせき止めがある場合には、セッティングブロックの中間に１か所追加する。
※ 変更申請の必要はありません。次回の更新時に、評価基準に適合するよう申請書類を作成してください。

4

標準仕様書との整合

品 目
鋼製建具［標準建具を含む］

令和４年度版

令和５年度版

材質及び仕上＿副資材＿接着剤＿性能
JIS K 6850(1999）による試験により、次の引張せん断接着強さが確認されていること。ただし、戸の強度試験成績書の提出により強度が確認された場合はこの限りではない。
・標準養生：12MPa 以上とする。
・高温高湿、熱劣化：10MPa かつ標準養生の 60％以上を維持する。

削除

改正理由
内容の見直し※ 変更申請の必要はありません。次回の更新時に、評価基準に適合するよう申請書類を作成してください。

なし

形状および仕上げ＿外部に面する建具の水抜き孔
網入り板ガラス、線入り板ガラス、合わせガラス及び複層ガラスを受ける下端ガラス溝には、径６mm 以上の水抜き孔を２か所以上設ける。また、セッティングブロックによるせき止めがある場合には、セッティングブロックの中間に１か所追加する。

標準仕様書との整合※ 変更申請の必要はありません。次回の更新時に、評価基準に適合するよう申請書類を作成してください。

加工及び組立＿アンカー
間隔は、枠類のつなぎ補強板に合わせ、原則として、つなぎ補強板と一体のものとすること。

削除

標準仕様書との整合※ 変更申請の必要はありません。次回の更新時に、評価基準に適合するよう申請書類を作成してください。

試験方法
なお、接着工法で行った戸の強度試験方法は上記による他、下記による。
接着剤試験は、JIS K 6850(1999)「接着剤－剛性被着材の引張せん断接着強さ試験方法」による。

削除※ 変更申請の必要はありません。次回の更新時に、評価基準に適合するよう申請書類を作成してください。

5

内容の見直し品 目
鋼製軽量建具

令和４年度版

令和５年度版

加工及び組立＿アンカー
間隔は、枠類のつなぎ補強板に合わせ、原則として、つなぎ補強板と一体のものとすること。

削除※ 変更申請の必要はありません。次回の更新時に、評価基準に適合するよう申請書類を作成してください。

6

改正理由
標準仕様書との整合

品 目ステンレス製建具

令和４年度版

令和５年度版

材料＿接着剤＿性能
JIS K 6850(1999）による試験により、次の引張せん断接着強さが確認されていること。ただし、戸の強度試験成績書の提出により強度が確認された場合はこの限りではない。
・標準養生：12MPa 以上とする。
・高温高湿、熱劣化：10MPa かつ標準養生の 60％以上を維持する。

削除

改正理由
内容の見直し※ 変更申請の必要はありません。次回の更新時に、評価基準に適合するよう申請書類を作成してください。
なし
形状および仕上げ＿外部に面する建具の水抜き孔
網入り板ガラス、線入り板ガラス、合わせガラス及び複層ガラスを受ける下端ガラス溝には、径６mm 以上の水抜き孔を２か所以上設ける。また、セッティングブロックによるせき止めがある場合には、セッティングブロックの中間に１か所追加する。

標準仕様書との整合※ 変更申請の必要はありません。次回の更新時に、評価基準に適合するよう申請書類を作成してください。

加工及び組立＿アンカー
間隔は、枠類のつなぎ補強板に合わせ、原則として、つなぎ補強板と一体のものとすること。

削除

標準仕様書との整合※ 変更申請の必要はありません。次回の更新時に、評価基準に適合するよう申請書類を作成してください。

試験方法
なお、接着工法で行った戸の強度試験方法は上記による他、下記による。
接着剤試験は、JIS K 6850(1999)「接着剤－剛性被着材の引張せん断接着強さ試験方法」による。

削除※ 変更申請の必要はありません。次回の更新時に、評価基準に適合するよう申請書類を作成してください。

7

標準仕様書との整合

品 目
自動ドア機構①駆動装置

令和４年度版

令和５年度版

性能＿耐電圧JIS A 4722（2017）（歩行者用自動ドアセット-安全性）の5.2.1 による。

性能＿耐電圧JIS A 4722（2022）（歩行者用自動ドアセット-安全性）の5.2.1 による。ただし、JIS C 9335-1 については、（2014または 2023）とする。

改正理由
JIS 改正による見直し※ 変更申請の必要はありません。次回の更新時に、評価基準に適合するよう申請書類を作成してください。

試験方法
１．耐電圧は、JIS C 9335-1 による。
２．温度上昇は、JIS C 9335-1 による。
以下、省略

試験方法
１．耐電圧は、JIS A 4722 の 5.2.1 による。
２．温度上昇は、JIS A 4722 の 5.2.1 による。
以下、省略

JIS 改正による見直し※ 変更申請の必要はありません。次回の更新時に、評価基準に適合するよう申請書類を作成してください。

自動ドア機構③車椅子使用者用便房用駆動装置

性能＿耐電圧JIS C 9335-1（2014）「家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－第 1 部：通則」の 13.3 及び 16.3 の規定に適合していること。

性能＿耐電圧JIS C 9335-1（2014 または 2023）「家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－第 1 部：通則」の 13.3 及び 16.3 の規定に適合していること。
※ 変更申請の必要はありません。次回の更新時に、評価基準に適合するよう申請書類を作成してください。

8

JIS 改正による見直し

品 目
ガラス
⑦複層ガラス

令和４年度版

令和５年度版なし

板ずれの許容差
一辺の長さ（㎜）改正理由
JIS 改正による見直し

許容差（㎜）

1000 以下2.01000 を超え 2000 以下

3.0

2000 を超え 4000 以下

4.0

4000 超6.0※ 新たに試験の実施が必要です。次回の更新までに試験を実施し、試験成績書を取得しておいてください。

品質＿外観
ガラスの内面に透視に差し支えるような汚れ、接着剤などの飛散がないこと。

品質＿外観
ガラスの内面に透視に差し支えるような汚れ、封止材などの飛散がないこと。

JIS 改正による見直し※ 変更申請の必要はありません。次回の更新時に、評価基準に適合するよう申請書類を作成してください。

品質＿露点
封入気体の露点は、－35℃未満であること。

品質＿露点
乾燥気体の露点は、－35℃以上でないこと。

JIS 改正による見直し※ 変更申請の必要はありません。次回の更新時に、評価基準に適合するよう申請書類を作成してください。

品質＿乾燥気体のガス濃度（空気以外の場合）２体の製品又は試料のガス濃度平均値が、90％未満かつ最小のガス濃度が 85％未満でないこと。

品質＿封入気体のガス濃度（封入気体が空気以外の場合）２枚の製品または試料を試験し、各封入気体のガス濃度平均値が、90％（体積分率）以上かつ最小のガス濃度が 85％（体積分率）以上であること。
※ 変更申請の必要はありません。次回の更新時に、評価基準に適合するよう申請書類を作成してください。

9JIS 改正による見直し

品 目ガラス⑦複層ガラス（続き）

令和４年度版

令和５年度版

品質＿加速耐久性＿封止の加速耐久性
合計６体の試料の乾燥気体の露点が、いずれも－30℃以上でないこと。

品質＿加速耐久性＿封止の加速耐久性
６枚の試料の封入気体の露点が、いずれも－30℃未満であること。

改正理由
JIS 改正による見直し※ 変更申請の必要はありません。次回の更新時に、評価基準に適合するよう申請書類を作成してください。

品質＿加速耐久性＿光学薄膜の性能の加速耐久性[内面に光学薄膜を加工した Low-E ガラスを材料板ガラスとして用いた場合]
１体の試験試料及び１体の参照試料を解体して得た光学薄膜を形成した試料の放射率の差が 0.02 以下であること。

削除

標準仕様書との整合※ 変更申請の必要はありません。次回の更新時に、評価基準に適合するよう申請書類を作成してください。

品質＿加速耐久性＿乾燥気体のガス密閉性の加速耐久性[空気以外の乾燥気体を用いた場合]６体の試料のガス濃度平均値が 85％未満かつ最小のガス濃度が 80％未満でないこと。

品質＿加速耐久性＿封入気体のガス密閉性の加速耐久性（封入気体として空気以外の気体を用いた場合）６枚の試料のガス濃度平均値が 85％（体積分率）以上かつ最小のガス濃度が 80％（体積分率）以上であること。

JIS 改正による見直し※ 変更申請の必要はありません。次回の更新時に、評価基準に適合するよう申請書類を作成してください。

現場発泡断熱材なし

発泡品＿密度（㎏/㎥）
25 以上※ 新たに試験の実施が必要です。次回の更新までに試験を実施し、試験成績書を取得しておいてください。

10

JIS 改正による見直し

品 目
フリーアクセスフロア①3,000Ｎ・②5,000Ｎ共通令和４年度版

令和５年度版

耐震性能試験＿判定基準

耐震性能試験＿判定基準
以下の①および②を満足すること。
パネルの脱落及び使用上支障をきたす、損傷、せり上がり、①パネルの脱落がないこと。
隙間及び水平移動がないこと。
②使用上または避難上支障をきたす、損傷、せり上がり、隙間および水平移動がないこと。

改正理由
内容の見直し※ 変更申請の必要はありません。次回の更新時に、評価基準に適合するよう申請書類を作成してください。

天井点検口

品質・性能＿耐久性能（繰返し開閉試験）
１．50 回、100 回、300 回の内蓋の垂れ下がり 0.5mm 以
内２．開閉試験後、使用上支障をきたす異常がないこと。

品質・性能＿耐久性能（繰返し開閉試験）
300 回の繰返し開閉試験後、１．内蓋の垂れ下がり 0.5mm 以内
２．使用上支障をきたす異常がないこと。

内容の見直し※ 変更申請の必要はありません。次回の更新時に、評価基準に適合するよう申請書類を作成してください。

試験方法
３．測定
上記繰返し試験において、50 回、100 回、300 回毎に内蓋の垂れ下がり寸法を 測定する。

試験方法
３．測定
上記繰返し試験を 300 回行い、試験後の内蓋の垂れ下がり寸法を測定する。

内容の見直し※ 変更申請の必要はありません。次回の更新時に、評価基準に適合するよう申請書類を作成してください。

床点検口

材質＿受け枠材及び蓋枠材＿屋内用＿２．ステンレス鋼板
JIS G 4305 に規定する SUS304,430J1L 又は 443J1 若しくはこれと同等の性能を有するもの。
目地ともの場合の表面仕上げは、HL 又は No.2B 程度とする。

材質＿受け枠材及び蓋枠材＿屋内用＿ステンレス鋼板の場
合屋内外用に同じ。

※ 変更申請の必要はありません。次回の更新時に、評価基準に適合するよう申請書類を作成してください。

11

内容の見直し