防火設備の検査方法及び判定基準
防火設備の検査方法及び判定基準は、平成28年国土交通省告示第723号に示されている。

（防火扉）
別表第一

（い）検査項目
(1)
(2)
(3)
(4)

設置場所の周囲状況（ろ）検査事項（は）検査方法（に）判定基準閉鎖の障害となる物品の放置の状況

目視により確認する。

物品が放置されていることにより防火扉の閉鎖に支障があること。

扉の取付けの状況
目視又は触診により確認する。
取付けが堅固でないこと。
扉、枠及び金物防変形、損傷又は著しい腐食があるこ
扉、枠及び金物の劣化及目視により確認する。
火と。
び損傷の状況
扉
扉の開閉時間をストップウォッチ等により測定し、扉の質量により運動エネル 運動エネルギーが10Ｊを超えること又危害防止装置 作動の状況ギーを確認するとともに、プッシュプル は閉鎖力が150Ｎを超えること。
ゲージ等により閉鎖力を測定する。

(5)

(6)

設置位置

煙感知器又は熱煙複合式感知器にあっては昭和48年建設省告示第2563号第1第2号ニ⑵に掲げる場所に設け目視により確認するとともに、必要に応ていないこと。熱感知器にあっては昭じて鋼製巻尺等により測定する。
和48年建設省告示第2563号第1第2号
ニ⑵(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる場所に設けていないこと。

感知の状況(16)の項又は(17)の項の点検が行われるもの以外のものを対象として、加煙試験器、加熱試験器等により感知の状況を確認する。
適正な時間内に感知しないこと。
ただし、前回の検査以降に同等の方法で実施した検査の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。

煙感知器、熱煙複合式感知器
及び熱感知器(7)(8)

温度ヒューズ
連 装置
動機
構

(9)
(10)

連動制御器

(11)
(12)
(13)

連動機構用
予備電源

(14)
(15)

自動閉鎖装置設置の状況

目視により確認する。

温度ヒューズの代わりに針金等で固定されていること、変形、損傷若しくは著しい腐食があること又は油脂、埃、塗料等の付着があること。

スイッチ類に破損があること又は表示灯が点灯しないこと。
断線、端子の緩み、脱落又は損傷等
結線接続の状況
目視又は触診により確認する。
があること。
接地線が接地端子に緊結されていな接地の状況
回路計、ドライバー等により確認する。
いこと。
予備電源への切り替えの 常用電源を遮断し、作動の状況を確認 自動的に予備電源に切り替わらないこ状況する。と。
変形、損傷又は著しい腐食があるこ
劣化及び損傷の状況
目視により確認する。と。
予備電源試験スイッチ等を操作し、目容量が不足していること。
容量の状況
視により確認する。
取付けが堅固でないこと又は変形、損設置の状況
目視又は触診により確認する。
傷若しくは著しい腐食があること。
スイッチ類及び表示灯の状況

目視により確認する。

再ロック防止機構の作動の状況閉鎖した防火扉を、連動制御器による復旧操作をしない状態で閉鎖前の位防火扉が自動的に再閉鎖しないこと。
置に戻すことにより、作動の状況を確認する。

(16)

総合的な作動の状況 防火扉の閉鎖の状況

煙感知器、熱煙複合式感知器若しくは熱感知器を作動させ、又は温度ヒューズを外し、全ての防火扉((17)の項の点検が行われるものを除く)の作動の状況 防火扉が正常に閉鎖しないこと又は連動制御器の表示灯が点灯しないこと若を確認する。
ただし、連動機構用予備電源ごとに、 しくは音響装置が鳴動しないこと。
少なくとも１以上の防火扉について、予備電源に切り替えた状態で作動の状況を確認する。

判定基準＜防－1＞

（い）検査項目(17)（ろ）検査事項（は）検査方法（に）判定基準防火区画（建築基準法施
当該区画のうち1以上を対象として、煙 防火扉が正常に閉鎖しないこと、連動行令（昭和25年政令第338
感知器又は熱煙複合式感知器を作動 制御器の表示灯が正常に点灯しない号。以下「令」という）第112
総合的な作動の状況
させ、複数の防火扉の作動の状況及 こと若しくは音響装置が鳴動しないこと
条第11項から第13項までびその作動による防火区画の形成の 又は防火区画が適切に形成されないの規定による区画に限る）こと。
状況を確認する。の形成の状況（防火シャッター）
別表第二（い）検査項目(1)

設置場所の周囲状況(2)（ろ）検査事項（は）検査方法

物品が放置されていることにより防火閉鎖の障害となる物品の目視により確認する。
シャッターの閉鎖に支障があること。
放置の状況
軸受け部のブラケット、巻取りシャフト及び開閉機の 目視、聴診又は触診により確認する。 取付けが堅固でないこと。
取付けの状況
巻取りシャフトと開閉機のスプロケットにスプロケットの設置の状況 目視により確認する。
心ずれがあること。

駆動装置（（2）の項から（４）の項までの点検について 軸受け部のブラケット、ベは、日常的に開 アリング及びスプロケット又 目視、聴診又は触診により確認する。
閉するものに限 はロープ車の劣化及び損傷の状況
る）

(3)
(4)

（に）判定基準

変形、損傷、著しい腐食、異常音又は異常な振動があること。

(5)

ローラチェーン又はワイヤロープの劣化及び損傷の 目視、聴診又は触診により確認する。
状況(6)スラット若しくは座板に変形、損傷若しスラット及び座板の劣化等 防火シャッターを閉鎖し、目視により確くは著しい腐食があること又はスラットの状況認する。に片流れ若しくは固着があること。

カーテン部

(7)

(9)

ャッ ー

(8)

防火
シ ケース

吊り元の劣化及び損傷並
目視又は触診により確認する。
びに固定の状況

変形、損傷若しくは著しい腐食がある
こと又は固定ボルトの締め付けが堅固でないこと。

劣化及び損傷の状況

目視により確認する。

ケースに外れがあること。

目視により確認する。

まぐさ若しくはガイドレールの本体に変形、損傷若しくは著しい腐食があること又は遮煙材に著しい損傷若しくは脱落があること。

タ まぐさ及びガイ劣化及び損傷の状況
ドレール
(10)

危害防止用連動中継器の目視により確認する。
配線の状況
危害防止装置用予備電源目視により確認する。の劣化及び損傷の状況
危害防止装置用予備電源 予備電源試験スイッチ等を操作し、目の容量の状況視により確認する。

(11)
(12)
(13)
危害防止装置

腐食があること、異常音があること若し
くは歯飛びしていること、又はたるみ若
しくは固着があること。

劣化、損傷又は脱落があること。
変形、損傷又は著しい腐食があること。
容量が不足していること。

目視により確認するとともに、座板感知 変形、損傷若しくは著しい腐食がある
座板感知部の劣化及び損部を作動させ、防火シャッターの降下 こと又は防火シャッターの降下が停止
傷並びに作動の状況しないこと。
が停止することを確認する。

(14)

作動の状況

(15)
連
煙感知器、熱煙動
複合式感知器 設置位置
機及び熱感知器構

防火シャッターの閉鎖時間をストップウォッチ等により測定し、シャッターカーテンの質量により運動エネルギー運動エネルギーが10Ｊを超えること、を確認するとともに、座板感知部の作座板感知部が作動してからの停止距動により防火シャッターの降下を停止
離が5cmを超えること又は防火シャッさせ、その停止距離を鋼製巻尺等によターが再降下しないこと。
り測定する。また、その作動を解除し、防火シャッターが再降下することを確認する。
煙感知器又は熱煙複合式感知器にあっては昭和48年建設省告示第2563号第1第2号ニ⑵に掲げる場所に設け目視により確認するとともに、必要に応ていないこと。熱感知器にあっては昭じて鋼製巻尺等により測定する。
和48年建設省告示第2563号第1第2号
ニ⑵(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる場所に設けていないこと。

判定基準＜防－2＞

（い）検査項目（ろ）検査事項(16)（は）検査方法

煙感知器、熱煙複合式感知器 感知の状況
及び熱感知器(26)の項又は(27)の項の点検が行われるもの以外のものを対象として、加煙試験器、加熱試験器等により感知の状況を確認する。
適正な時間内に感知しないこと。
ただし、前回の検査以降に同等の方法で実施した検査の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。

温度ヒューズ装置

目視により確認する。

(17)

(18)
(19)
(20)

連動連動制御器
機
構

(21)
(22)
連動機構用
予備電源(23)(24)（に）判定基準

自動閉鎖装置設置の状況

スイッチ類に破損があること又は表示灯が点灯しないこと。
断線、端子の緩み、脱落又は損傷等
結線接続の状況
目視又は触診により確認する。
があること。
接地線が接地端子に緊結されていな接地の状況回路計、ドライバー等により確認する。
いこと。
予備電源への切り替えの 常用電源を遮断し、作動の状況を確認 自動的に予備電源に切り替わらないこ状況する。と。
変形、損傷又は著しい腐食があるこ
劣化及び損傷の状況
目視により確認する。と。
予備電源試験スイッチ等を操作し、目容量の状況容量が不足していること。
視により確認する。
取付けが堅固でないこと又は変形、損設置の状況
目視又は触診により確認する。
傷若しくは著しい腐食があること。
スイッチ類及び表示灯の状況

目視により確認する。

設置の状況

速やかに作動させることができる位置に設置されていないこと、周囲に障害目視により確認するとともに、必要に応 物があり操作ができないこと、変形、損傷若しくは著しい腐食があること又はじて鋼製巻尺等により測定する。
打ち破り窓のプレートが脱落していること。

防火シャッターの閉鎖の状況

煙感知器、熱煙複合式感知器若しくは熱感知器を作動させ、又は温度ヒューズを外し、全ての防火シャッター((27)
防火シャッターが正常に閉鎖しないこの項の点検が行われるものを除く)の作と又は連動制御器の表示灯が点灯し動の状況を確認する。
ないこと若しくは音響装置が鳴動しな
ただし、連動機構用予備電源ごとに、いこと。
少なくとも1以上の防火シャッターについて、予備電源に切り替えた状態で作動の状況を確認する。

(25)
手動閉鎖装置

温度ヒューズの代わりに針金等で固定されていること、変形、損傷若しくは著しい腐食があること又は油脂、埃、塗料等の付着があること。

(26)

総合的な作動の状況(27)

当該区画のうち1以上を対象として、煙 防火シャッターが正常に閉鎖しないこ
防火区画（令第112条第11
感知器又は熱煙複合式感知器を作動 と、連動制御器の表示灯が点灯しない
項から第13項までの規定させ、複数の防火シャッターの作動の こと若しくは音響装置が鳴動しないことによる区画に限る）の形成
状況及びその作動による防火区画の 又は防火区画が適切に形成されないの状況こと。
形成の状況を確認する。

（耐火クロススクリーン）
別表第三（い）検査項目
(1)

(2)

(3)

耐火ク 駆動装置
ロススク
リ カーテン部
ー(4)

設置場所の周囲状況

ン
(5)

ケース

（ろ）検査事項（は）検査方法（に）判定基準閉鎖の障害となる物品の放置の状況

目視により確認する。

物品が放置されていることにより耐火ク
ロススクリーンの閉鎖に支障があること。

腐食があること、異常音があること若し
くは歯飛びしていること、又はたるみ若
しくは固着があること。
耐火クロス及び座板の劣 耐火クロススクリーンを閉鎖し、目視に 変形、損傷又は著しい腐食があるこ化及び損傷の状況より確認する。と。
変形、損傷若しくは著しい腐食がある
吊り元の劣化及び損傷並
目視又は触診により確認する。
こと又は固定ボルトの締め付けが堅固びに固定の状況でないこと。

ローラチェーンの劣化及び損傷の状況

目視、聴診又は触診により確認する。

劣化及び損傷の状況

目視により確認する。

判定基準＜防－3＞

ケースに外れがあること。

（い）検査項目（ろ）検査事項（は）検査方法（に）判定基準目視により確認する。

まぐさ若しくはガイドレールの本体に変形、損傷若しくは著しい腐食があること又は遮煙材に著しい損傷若しくは脱落があること。

(6)
まぐさ及びガイ
劣化及び損傷の状況
ドレール
(7)
(8)
(9)
(10)

(11)

ー

耐火
ク
ロ
ス
ス
ク
リ 危害防止装置

危害防止用連動中継器の目視により確認する。
劣化、損傷又は脱落があること。
配線の状況
変形、損傷又は著しい腐食があるこ
危害防止装置用予備電源
目視により確認する。と。の劣化及び損傷の状況
危害防止装置用予備電源 予備電源試験スイッチ等を操作し、目容量が不足していること。の容量の状況
視により確認する。
目視により確認するとともに、座板感知 変形、損傷若しくは著しい腐食がある
座板感知部の劣化及び損部を作動させ、耐火クロススクリーンの こと又は耐火クロススクリーンの降下が傷並びに作動の状況
停止しないこと。
降下が停止することを確認する。

ン
作動の状況

イ 巻取り式
耐火クロススクリーンの閉鎖時間をストップウォッチ等により測定し、カーテン部の質量により運動エネルギーを確認 運動エネルギーが10Ｊを超えること、するとともに、座板感知部の作動により 座板感知部が作動してからの停止距
離が5cmを超えること又は耐火クロスス耐火クロススクリーンの降下を停止させ、その停止距離を鋼製巻尺等により クリーンが再降下しないこと。
測定する。また、その作動を解除し、耐火クロススクリーンが再降下することを確認する。
ロ バランス式
耐火クロススクリーンの閉鎖時間をストップウォッチ等により測定し、カーテン 運動エネルギーが10Ｊを超えること又部の質量により運動エネルギーを確認 は閉鎖力が150Ｎを超えること。
するとともに、プッシュプルゲージ等により閉鎖力を測定する。

(12)

設置位置

(13)

煙感知器、熱煙複合式感知器
及び熱感知器

(14)
(15)
(16)

連動機
構 連動制御器

(17)
(18)
(19)
(20)

連動機構用
予備電源
自動閉鎖装置(22)の項又は(23)の項の点検が行われるもの以外のものを対象として、加煙試験器、加熱試験器等により感知の状況を確認する。
適正な時間内に感知しないこと。
感知の状況
ただし、前回の検査以降に同等の方法で実施した検査の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。
スイッチ類に破損があること又は表示スイッチ類及び表示灯の目視により確認する。
灯が点灯しないこと。
状況
断線、端子の緩み、脱落又は損傷等
結線接続の状況
目視又は触診により確認する。
があること。
接地線が接地端子に緊結されていな接地の状況回路計、ドライバー等により確認する。
いこと。
予備電源への切り替えの 常用電源を遮断し、作動の状況を確認 自動的に予備電源に切り替わらないこ状況する。と。
変形、損傷又は著しい腐食があるこ
劣化及び損傷の状況
目視により確認する。と。
予備電源試験スイッチ等を操作し、目容量が不足していること。
容量の状況
視により確認する。
取付けが堅固でないこと又は変形、損設置の状況
目視又は触診により確認する。
傷若しくは著しい腐食があること。

(21)
手動閉鎖装置煙感知器又は熱煙複合式感知器にあっては昭和48年建設省告示第2563号第1第2号ニ⑵に掲げる場所に設け目視により確認するとともに、必要に応ていないこと。熱感知器にあっては昭じて鋼製巻尺等により測定する。
和48年建設省告示第2563号第1第2号
ニ⑵(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる場所に設けていないこと。

設置の状況

速やかに作動させることができる位置に設置されていないこと、周囲に障害目視により確認するとともに、必要に応 物があり操作ができないこと、変形、損傷若しくは著しい腐食があること又はじて鋼製巻尺等により測定する。
打ち破り窓のプレートが脱落していること。

判定基準＜防－4＞

（い）検査項目（ろ）検査事項（は）検査方法

耐火クロススクリーンの閉鎖の状況

煙感知器、熱煙複合式感知器又は熱感知器を作動させ、全ての耐火クロススクリーン((23)の項の点検が行われる 耐火クロススクリーンが正常に閉鎖しなものを除く)の作動の状況を確認する。 いこと又は連動制御器の表示灯が点
ただし、連動機構用予備電源ごとに、 灯しないこと若しくは音響装置が鳴動少なくとも1以上の耐火クロススクリーン しないこと。
について、予備電源に切り替えた状態で作動の状況を確認する。

(22)

(23)

（に）判定基準

総合的な作動の状況
当該区画のうち1以上を対象として、煙 耐火クロススクリーンが正常に閉鎖しな防火区画（令第112条第11
感知器又は熱煙複合式感知器を作動 いこと、連動制御器の表示灯が正常に項から第13項までの規定させ、複数の耐火クロススクリーンの作 点灯しないこと又は音響装置が鳴動しによる区画に限る）の形成動の状況及びその作動による防火区 ないこと及び防火区画が適切に形成さの状況れないこと。
画の形成の状況を確認する。

（ドレンチャーその他の水幕を形成する防火設備）
別表第四（い）検査項目(1)（ろ）検査事項（は）検査方法

設置場所の周囲状況

作動の障害となる物品の放置の状況

目視により確認する。

散水ヘッド

散水ヘッドの設置の状況

目視により確認する。

開閉弁

開閉弁の状況

目視により確認する。

排水の状況

次に掲げる方法のいずれかによる
イ 放水区域に放水することができる場合にあっては、放水し、排水の状況排水が正常に行われないこと。
を目視により確認する。
ロ 放水区域に放水することができない場合にあっては、放水せず、排水口のつまり等を目視により確認する。

(2)

(3)
(4)

排水設備

(5)

(6)

ャー(7)

ド 水源
レン
チ等

(8)
(9)

貯水槽の劣化及び損傷、目視により確認する。
水質並びに水量の状況

ポンプ及び電動機の状況 目視又は触診により確認する。

(13)
(14)

変形、損傷若しくは著しい腐食があること、水質に著しい腐敗、浮遊物、沈殿物等があること又は規定の水量が確保されていないこと。

目視により確認する。

加圧送水装置(12)

物品が放置されていることによりドレンチャー等の作動に支障があること。
水幕を正常に形成できない位置に設置されていること又は塗装若しくは異物の付着等があること。
変形、損傷又は著しい腐食があること。

変形、損傷又は著しい腐食があること。
スイッチ類に破損があること、表示灯がポンプ制御盤のスイッチ類目視又は作動の状況により確認する。 点灯しないこと又はスイッチ類が機能し及び表示灯の状況ないこと。
断線、端子の緩み、脱落又は損傷等
結線接続の状況
目視又は触診により確認する。
があること。
接地線が接地端子に緊結されていな回路計、ドライバー等により確認する。
接地の状況
いこと。
給水装置の状況

(10)

(11)

（に）判定基準

回転が円滑でないこと、潤滑油等が必要量ないこと、装置若しくは配管への接続に緩みがあること又は基礎への取付けが堅固でないこと。

加圧送水装置用予備電源 常用電源を遮断し、作動の状況を確認 自動的に予備電源に切り替わらないこへの切り替えの状況する。と。
変形、損傷又は著しい腐食があるこ
加圧送水装置用予備電源
目視により確認する。と。の劣化及び損傷の状況
加圧送水装置用予備電源 予備電源試験スイッチ等を操作し、目容量が不足していること。の容量の状況
視により確認する。
圧力計、呼水槽、起動用変形、損傷若しくは著しい腐食がある
圧力スイッチ等の付属装 目視又は作動の状況により確認する。
こと又は正常に作動しないこと。
置の状況

判定基準＜防－5＞

（い）検査項目（ろ）検査事項（は）検査方法

設置位置

煙感知器又は熱煙複合式感知器にあっては昭和48年建設省告示第2563号第1第2号ニ⑵に掲げる場所に設け目視により確認するとともに、必要に応ていないこと。熱感知器にあっては昭じて鋼製巻尺等により測定する。
和48年建設省告示第2563号第1第2号
ニ⑵(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる場所に設けていないこと。

感知の状況(25)の項又は(26)の項の点検が行われるもの以外のものを対象として、加煙試験器、加熱試験器等により感知の状況を確認する。
適正な時間内に感知しないこと。
ただし、前回の検査以降に同等の方法で実施した検査の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。

(15)

(16)

煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器（火災感知用ヘッド等の感知装置を含む）

(17)
(18)
(19)

連動機
構 制御盤

(20)
(21)
(22)
(23)

連動機構用
予備電源
自動作動装置スイッチ類に破損があること又は表示灯が点灯しないこと。
断線、端子の緩み、脱落又は損傷等
結線接続の状況
目視又は触診により確認する。
があること。
接地線が接地端子に緊結されていな接地の状況
回路計、ドライバー等により確認する。
いこと。
予備電源への切り替えの 常用電源を遮断し、作動の状況を確認 自動的に予備電源に切り替わらないこ状況する。と。
変形、損傷又は著しい腐食があるこ
劣化及び損傷の状況
目視により確認する。と。
予備電源試験スイッチ等を操作し、目容量が不足していること。
容量の状況
視により確認する。
取付けが堅固でないこと又は変形、損設置の状況
目視又は触診により確認する。
傷若しくは著しい腐食があること。
スイッチ類及び表示灯の状況

目視により確認する。

設置の状況

速やかに作動させることができる位置に設置されていないこと、周囲に障害目視により確認するとともに、必要に応 物があり操作ができないこと、変形、損傷若しくは著しい腐食があること又はじて鋼製巻尺等により測定する。
打ち破り窓のプレートが脱落していること。

(24)
手動作動装置(25)

ドレンチャー等の作動の状況
総合的な作動の状況（に）判定基準

次のいずれかの方法により全てのドレンチャー等((26)の項の点検が行われるものを除く)の作動の状況を確認する。
ただし、連動機構用予備電源ごとに、少なくとも1以上のドレンチャー等について、予備電源に切り替えた状態で作ドレンチャー等が正常に作動しないこ動の状況を確認する。と又は制御盤の表示灯が点灯しないこ
イ 放水区域に放水することができる と。
場合にあっては、煙感知器、熱煙複合式感知器又は熱感知器を作動させて行う方法
ロ 放水区域に放水することができない場合にあっては、放水試験による方法(26)

当該区画のうち1以上を対象として、防火区画（令第112条第11（25）の項（は）欄イ又はロに掲げる方項から第13項までの規定
法により複数のドレンチャー等の作動による区画に限る）の形成の状況及び及びその作動による防火の状況
区画の形成の状況を確認する。

判定基準＜防－6＞

ドレンチャー等が正常に作動しないこと、制御盤の表示灯が点灯しないこと又は防火区画が適切に形成されないこと。