施工時の注意
必ずお守りください。灯具が損傷し、感電、発煙、発火の原因になります。

■ AC100Vに ■ 尖った工具を接続しない！
使わない！

NG!

NG!

■ 足で踏まない！ ■ 灯具を引っ張ったり、ねじったりしない！

NG!

■ 土台（取付面）の繋ぎ目でチャンネルを分割しない！

NG!

NG!

■ 光軸水平方向に曲げない！
光軸垂直方向に曲げ可能

NG!
OK

土台の振動やズレが直接灯具に影響し、断線しやすい！

土台の振動やズレをチャンネ
ルが抑制できるので、灯具が断線しにくい。

※曲げ半径は仕様を参照

光軸水平方向への曲げはNGテープライトワイド/テープライトワイドインドア共通 取扱説明書 (本体説明書)

エイテックス株式会社

要保管

このたびは、本製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本書をよくお読みの上、正しく安全にご使用ください。 工事終了後、本書はお客様が保管してください。

Ver.20240426

製品仕様□

電気設備の工事・取り扱いは、電気工事士の資格が必要です。

□

本製品はDC24V専用です。定格(24V±1%)外の電圧を絶対に入力しないでください。発煙・発火の原因となります。

□

製品本体には直接ネジの打ち込みはできません。故障・感電・火災

本体仕様
テープライトワイド
TL08-090W**K

品名
品番

製品本体を引っ張ったり、踏みつけたりしないでください。

**

2225283020252830

色温度

2200K

2500K

2800K

3000K

2000K

2500K

2800K

3000K

発光色

絶縁性や防滴性が著しく低下する可能性があります。
□

濡れた手での工事は危険です。感電の原因となります。

□アウトドアタイプは防滴仕様です。常時水の掛かる場所、水中、水の溜まる場所ではご使用になれません。

□

腐食性ガス、可燃性ガスなどの発生する場所では、故障・感電・火災の原因となりますので、以下の場合は御使用になれません。
例）・ゴム（及びそれを含む加工品）やダンボールなど硫黄成分を含む部材が近くにある場合・温泉など硫黄成分を含む雰囲気で使用する場合□

製品に異常が発生した場合は、ただちに電源を切り販売店・工事店に製品本体**

354050354050

色温度

3500K

4000K

5000K

3500K

4000K

5000K

入力電圧
消費電力
使用環境
外形ット
重量
最小曲半径
最大直列連結長
光源ピッチ

チャンネル（施工補助部材）

直線チャンネル ※別売仕様
テープライトワイドインドア
TM08-090W**K

項目の原因となります。設置説明書の項をご確認ください。
□姿図

DC24V ±1%±1%を超える電源は使用不可
28 W /(2200Kのみ 20 W / )屋内・屋外 -100℃
屋内 -1040℃(IP/ 耐塵防浸形）「外形図」を参照してください
0() で ット加工可能
220g/m180g/mR 0(光軸垂直方向)
光軸水平方向曲げ禁止( 下図)（ 040部長）
8.6 mm固定具 ※別売

寸法・外観
2D図
0240040

部10ード仕様の場合ご相談ください。

施工補助部材（オプション）□

取付け、取外しは必ず電源を切ってから行ってください。

□点灯状態の発光部を直視しますと目を傷めることがありますので、十分ご注意ください。

固定具（金属製）
末処理キット

本製品は発熱が大きい為、設置の際は右記"設置上の注意"を

メー ー

品番

MEAN WELL

HLG-60H-24
HLG-100H-24
HLG-150H-24
HLG-240H-24
HLG-320H-24"使用環境温度"をご確認の上、"設置上の注意"を守ってください。
□静電気はＬＥＤ破損の原因になりますので、ご注意ください。

□

本製品は水平方向に曲げるようにはなっていません。
設置中や使用中共に水平方向には曲げないでください。

0面

接続可能 数
000K
2200K
2.1m
1.5m
2.4m
3.4m
3.8m
5.3m
6.0m
8.4m
8.0m
11.2m

大図()

で ット可能ット加工を行った事に 因する不具合については、の対 外となります。
図 ット 置の 部分をはみ さない様に ットしてください。

設置上の注意

使用環境

2 00K

熱がこもる場所に設置する場合、本製品の温度上昇が規定値を超える場合があり故障の原因となります。下記寸法を守ってください。
屋内・屋外

11

推奨電源(オプション)TM08

故障（ＬＥＤ不点灯）の原因になります。
光軸垂直方向に曲げ可能

メー ー※曲げ半径は仕様を参照

OSRAM

光軸水平方向への曲げはNG

ＬＥＤの特性上、個々のＬＥＤの発色に若干のバラつきがあります。
ご容赦願います。

□置

LEDの経時変化により、発光色のバランスが初期とは異なってくることがあります。

品番OT30/100-242/24 DIM P
OT60/100-242/24 DIM P
OT90/100-242/24 DIM P
OT150/100-242/24 DIM P
OT300/100-242/24 DIM P

接続可能 数
0.8m
1.5m
2.3m3.8m
7.5m

1 0

使用環境

屋内専用

※電源の長期信頼性を確 するために、上記接続可能な製品長を超える接続は行わないでください。
※推奨電源以外をお使いの場合、 力電圧が24V±1%を超える電源は決して使用しないでください。故障・火災の原因となることがあります。
※推奨電源以外をお使いの場合、必ず過電流・過電圧 護機能付き。

以上

以下

以下

以上

本製品の温度上昇は収納部の空間や器具と造営材との距離に影響されます。

□面図
ット

推奨電源(オプション)TL08

厳守してください。
□直線チャン ネル（金属製）

備考
樹脂（PC) / 長さ=1
樹脂（PC） / 固定具(上下セット) 個入り
金属(SUS) / 長さ=1金属(SUS) / 個入
接着剤/ ( l)、エンドキャップ2個入り接着剤/透明(10 l)、エンドキャップ4個入り

140□

固定具（樹脂製）

品番
FJS00-TW
KATW-HJ
FAS00-TW
KATW-HAKTTW-W
KTTW-C8

品名直線チャン ネル（樹脂製）

上記以外の設置パターンについては弊社営業へご相談ください。

（注意)

密閉空間への設置は本製品の温度上昇が規定値を超えるので避けてください。

テープライトワイド/テープライトワイドインドア共通 取扱説明書 (本体説明書)

要保管

エイテックス株式会社

このたびは、本製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本書をよくお読みの上、正しく安全にご使用ください。 工事終了後、本書はお客様が保管してください。

Ver.20240426

配線方法

製品の現場切断について

本製品は、最長約5m(5040mm + 端部長)まで直列連結可能です。それ以上取付ける必要がある場合は図のように並列接続します。

□ 施工現場でやむを得ず長さ調整が必要となった場合、60mm(7球）単位でカットすることが出来ます。

使用可能な電線の種類・長さについては、弊社営業にお問い合わせください。

□ カット加工を行った事に起因する不具合については保証の対象外となります。

製品長の合計が約以内の場合□ カットの際にはカット位置（下図参照）をご確認の上、作業願います。
リード線（桃色） がプラス（＋）
ード線(赤色)がプラス（＋）
70 ～ 4870 mm

ACラインへ電源
ＤＣ２４Ｖ

約5m (最長)□ カット後の処理には端末処理キット（オプション）が必要ですので別途ご購入ください。
□ カット後に端末処理キットを使用せず施工した場合、ショート・漏電等による発煙・発火の可能性があります。

カット位置

+ット

置

連結部は スリーブ・絶縁テープ・熱収縮 チューブ など で絶縁・防水処理 をする

製品長の合計が約を超える場合

面図5040mmを超える場合は電源から並列に配線します。
70 ～ 4870 mm

約5m (最長)

ACラインへ電源
ＤＣ２４Ｖ+60mm(7)-※保電源を複数使用する場合

証

電源を複数使用する場合、電線の種類や長さが異なると電線による電圧降下量に差が発生し、本製品の入力電圧に差が生じる為、る場合があります。

□ 本製品の保証期間は納入後1年間です。
但し、分解・改造した場合は保証の対象になりません。

電線の種類と長さは等しくする事を推奨します。

□ 現場にてやむを得ないカット加工が発生した場合において、それに起因する不具合については保証の対象外となります。

ACラインへ

電源
ＤＣ２４Ｖ+
使用する電線種と電線長を等しくする

ACラインへ

電源
ＤＣ２４Ｖ+-

図 ット 置の色が薄い部分をはみ さない様に ットしてください。

※一度 ットすると元に戻せませんので慎重に作業してください。

ット部 大図明るさに差がで ットテープライトワイド/テープライトワイドインドア共通 取扱説明書 (本体説明書)

要保管

エイテックス株式会社

このたびは、本製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本書をよくお読みの上、正しく安全にご使用ください。 工事終了後、本書はお客様が保管してください。

Ver.20240426

設置工事

設置工事(つづき)以下の図は直線チャンネル（樹脂製）の例ですが、直線チャンネル（金属製）も同様です。

直線チャンネルによる取付(1)チャンネルを必要長さに切断します。
(注)製品 部のエンドキャップ部はチャンネル内には入りません。この部分の長さを考慮して切断してください。エンドキャップ部をチャンネル内に入れると不点灯や防滴性能低下の原因になります。直線チャンネルとエンドキャップの隙間は10 20mmにしてください。

固定具による取付

テープライトワイド

エンドキャップ

10(2)チャンネル切断面のバ はきれいに除去してください。バ があると、LED不点灯や故障・感電・火災の原因になることがあります。

20mm(3)チャンネルを平面にネジで固定します。
チャンネル
木に固定する場合の推奨:の溝木ネジ、呼び径4.1ナベ(丸頭)ネジ(注)浮き防止のため全てのネジ穴を固定してください。
(4)右図のようにチャンネルの溝へ①製品を斜めに入れ、➁ゆっくりと奥の方へ順次押し込み固定します。
(注)押し込むときLEDを押さないでください、取り外す場合は、右上図のように製品の を➁と逆方向(上)に、順次奥に持ち上げて外してください。外す場合は3回までにしてください。
禁止事項：
右図のように製品を強く引いて外さないでください。故障の原因になります。

直線チャンネル

180mm以下

ネジ(1)製品を曲線部に沿うように配置します。
配置に合わせ、固定具をネジで固定します。
木に固定する場合の推奨:
最大180mmピッチ、木ネジ呼び径4.1、ナベ(頭丸)(注)曲線部に沿い難いときは使用する固定具のチャンネル数を増やしてください。の溝製品は横曲げ(光軸水平方向)厳禁です。
光軸垂直方向への最小曲半径はR60です。
(前々ページ注意参照)①
直線チャンネル(3)最後に固定具(上)をパチンと音がするまで矢印方向Aに押し込み、B方向に固定具(上)を動かして乗り上げてないか確認してください。
また外れないことを確認してください。
固定具(上)は樹脂製のみ使用します。
金属製では使用しません。

➁固定具①(2)図のようにチャンネルの溝へ①製品を斜めに入れ、➁ゆっくりと押し込み固定します。
(注)押し込むときLEDを押さないでください、故障の原因になります。

➁固定具

固定具(上)

A

禁止事項：
製品を取り外す場合は、 の禁止事項の内容に従って取り外してください。

BNG!
直線チャンネルおよび固定具による垂直取付(1)必ず専用のチャンネルを使ってください。
(2)本体に直接ネジの打ち込みをしないでください。故障・感電・火災の原因となります。
(3)本体 面に 面テープや接着剤を塗布し貼り付けないでください(4)製品を横方向(光軸水平方向)に曲げないでください。LEDが不点灯になる可能性が有ります。
(5)エンドキャップは接着剤で防滴加工しています。強い力を加えないでください。
防滴性能が低下します。
(6) ード線を強く引っ張らないでください。不点灯になったり、防滴性能が低下します。

直線チャンネルや固定具を使用して製品を床に垂直(鉛直)方向に固定すると、製品が落下します。右
図のように適当なL字金具等を使って固定してください。その際L字金具が ード線を挟まないようにしてください。 ード線を挟むと故障・感電・火災の原因となります。

ﾘｰﾄﾞ線

L字金具
1301-A