榛東村個別施設計画
ー上 水 道 施 設ー
平成３１年度 ～ 平成４０年度

榛東村上下水道課

１．優先順位の考え方（1）計画の目的
本計画は、上水道施設のメンテナンスサイクルの実施計画を定めることにより施設の維持管理・更新コストの縮減・平準化を図ることを目的とする。
（2）計画の位置づけ
本計画は、「榛東村公共施設等総合管理計画」のもと、個別インフラの計画的な維持管理・更新を推進するものである。また、本計画は、水道事業の経営上の事業計画である「水道ビジョン」と連動した計画として策定するものである。
（3）計画期間
本計画の期間は、平成３１年４月から平成４１年３月までの１０年間とする。
（4）対象施設
本計画では、対象となる施設を上水道施設とインフラ施設とする。
上水道施設は、下表を対象施設とする。インフラ施設については、５．インフラ施設の整備・更新予定で計画の検討を行うこととする。

No

建 物 名 称

所 在 地

延床面積（㎡）

構 造

建築年度

耐用年数

耐用年数
経過年度

径年数

1 北部浄水場管理棟

山子田1922-2

35.00

RC

1972

3846

2010

2 北部浄水場滅菌室

山子田1922-2

7.20

RC

1972

3846

2010

3 北部浄水場ポンプ室

山子田1922-2

12.30

RC

1972

3846

2010

4 南部浄水場管理棟

広場場2214-4

48.00

RC

1971

3847

2009

5 南部浄水場滅菌室

広場場2214-4

3.40

RC

1971

3847

2009

6 南部浄水場ポンプ室

広場場2214-4

12.50

RC

1971

3847

2009

7 桃泉浄水場滅菌室

新井3797-7他

11.25

CB

1977

38412015

8 長岡浄水場管理棟

上野原2-1108.00RC

1976

38422014

9 長岡浄水場滅菌室

上野原2-1

11.20

RC

1983

38352021

10 中央配水池管理棟

新井3514-2

42.00

RC

1983

38352021

11 梨子木平浄水場管理棟

長岡1198-2、-389.50

鉄骨

199731212028

12 新井浄水場管理棟

新井2094-2

108.00

RC

1976

3842

2014

13 新井浄水場倉庫棟

新井2094-2

34.00

RC

2005

38132043

14 新長岡浄水場

上野原2-13の一部

31.05

RC

2012

3862050

15 南部浄水場PC配水場管理棟

広場場3589-2

31.05

RC

2008

38102046

16 北部第2揚水機場

長岡2000,2002他

28.00

RC

1974

3844

2012

17 北部第3揚水機場

上野原吾妻山1-334.00

RC

1974

3844

2012

18 長岡揚水機場

長岡1430-1

59.10

RC

1974

3844

2012

19 下新井揚水機場

新井2245-4

90.00

RC

1974

3844

2012

20 南部第2揚水機場

新井953-4

34.00

RC

1974

3844

2012

1

（5）対策の優先順位の考え方
以下の項目を考慮して対象施設の対策の優先順位を決定する。
① 施設の状態… 施設の劣化・損傷の状況や要因等を確認する。コンクリート表面劣化、コンクリート中鉄筋腐食等を目視により確認する。

② 施設の役割・機能… 当該施設が果たす施設の役割・機能を示す。

③ 人口減少… 今後、進行する人口減少の見込みとそれに伴う利用低下の度合を検討する。併せて今後の事業規模の縮小も検討する。

④ 利用状況・施設の効率性 … これまでの利用状況、今後の利用見込みにより事業規模、施設配置について検討する。その際、将来の水需要の減少を考慮する。
⑤ 水源の汚染… 水源の汚染リスクに対する対応等の水質環境を踏まえた対策を検討する。

⑥ 利水の安全性低下… 利水の安全性を踏まえた水源確保に関する事業環境を検討する。

⑦ 重要度… 総合的に判断した重要度。今後の適切な施設配置について検討する。

※③～⑥は、水道事業ビジョンにおいて認識・予測することが基本とされる将来の事業環境であり、本計画の策定に関連する事項であるため個別施設の状態等と併せて検討する。
※本計画の試算における更新周期及び設定単価は、上位計画の「榛東村公共施設等総合計画」で採用されている総務省監修「公共施設等更新費用試算ソフト」の標準更新周期・標準単価を用いる。

（6）対策の優先順位①事業規模について
人口推計（国立社会保障・人口問題研究所）により村内人口は、14,219人（平成30年度）から13,643人（平成40年度）への推移が見込まれる。これによる水需要は、年間1,640,796㎥（平成30年度）から1,587,444㎥（平成40年度）へ推移する見込みである。変化率としては、人口が4.05％の減、水需要は3.25％の減である。人口、水需要ともに減少する見込みであるが、変化率が小さいことから早期の事業縮小・統合には至らないと考える。
以上により今後の10年間は、現状と同規模程度の配水能力を維持し、現状施設を更新することで対応する。また、水道事業の民営化・コンセッション方式、広域化については、当面の導入予定はないが、ダウンサイジングの一環として検討していく。
②対策の優先順位について
施設更新について法廷耐用年数を基に更新の検討をするが、各施設の老朽化の状態を確認した上で今後も利用可能な施設については更新期間を延長して施設利用を行う。また、施設利用率が低い施設については、今後、施設の廃止も含めた検討を行う。
なお、施設更新の際には、更新時期が集中しないよう更新時期の平準化を図ることとする。

2

２．対象施設の状態
1 北部浄水場管理棟
山子田1922-2
概ね良好。

施 設 の 状 態 ・コンクリート表面劣化（ひび割れ、汚れ、浮き・剥離・剥落、すり減り等）の有無：なし
・コンクリート中鉄筋腐食の有無：なし

施設の役割・機能

北部浄水場の施設管理室。
処理水量 1,200㎥/日。配水池容量 483㎥。

人

平成40年度までに4.05％程度の人口減、計画有収量は3.25％程度の減。今後の10年間の事業規模は、同規模で維持予定。

口減

少施 設 の効 率 性
配水施設として利用。
利 用 状 況水 源 の 汚 染 該当なし。

利水の安全性低下 該当なし。

重要性 今後、施設の必要性について検討する。

2 北部浄水場滅菌室
山子田1922-2
劣化あり。
・コンクリート表面劣化（ひび割れ、汚れ、浮き・剥離・剥落、すり減り等）の有無：屋根裏
施 設 の 状 態 側に剥離・剥落あり
・コンクリート中鉄筋腐食の有無：上記箇所にて鉄骨の錆を確認施設の役割・機能

北部浄水場の塩素消毒室。
処理水量 1,200㎥/日。配水池容量 483㎥。

人

平成40年度までに4.05％程度の人口減、計画有収量は3.25％程度の減。今後の10年間の事業規模は、同規模で維持予定。

口減

少施 設 の効 率 性該当なし。
利 用 状 況水 源 の 汚 染 該当なし。

利水の安全性低下 該当なし。

重要性 今後、施設の必要性について検討する。

3

3 北部浄水場ポンプ室
山子田1922-2
概ね良好。

施 設 の 状 態 ・コンクリート表面劣化（ひび割れ、汚れ、浮き・剥離・剥落、すり減り等）の有無：なし
・コンクリート中鉄筋腐食の有無：なし

施設の役割・機能

北部浄水場のポンプ室。
処理水量 1,200㎥/日。配水池容量 483㎥。

人

平成40年度までに4.05％程度の人口減、計画有収量は3.25％程度の減。今後の10年間の事業規模は、同規模で維持予定。

口減

少施 設 の効 率 性
該当なし。
利 用 状 況水 源 の 汚 染 該当なし。

利水の安全性低下 該当なし。

重要性 今後、施設の必要性について検討する。

4 南部浄水場管理棟
広場場2214-4
概ね良好。

施 設 の 状 態 ・コンクリート表面劣化（ひび割れ、汚れ、浮き・剥離・剥落、すり減り等）の有無：なし
・コンクリート中鉄筋腐食の有無：なし

施設の役割・機能

南部浄水場の施設管理室。
処理水量 2,200㎥/日。配水池容量 666㎥。

人

平成40年度までに4.05％程度の人口減、計画有収量は3.25％程度の減。今後の10年間の事業規模は、同規模で維持予定。

口減

少施 設 の効 率 性同規模で維持予定。
利 用 状 況水 源 の 汚 染 凝縮沈澱池・急速濾過器を整備済。

利水の安全性低下 予備水源として榛名白川表流水1592㎥/日。

重要性 浄水施設として利用。同規模で維持。

4

5 南部浄水場滅菌室
広場場2214-4
概ね良好。

施 設 の 状 態 ・コンクリート表面劣化（ひび割れ、汚れ、浮き・剥離・剥落、すり減り等）の有無：なし
・コンクリート中鉄筋腐食の有無：なし

施設の役割・機能

南部浄水場の塩素消毒室。
処理水量 2,200㎥/日。配水池容量 666㎥。

人

平成40年度までに4.05％程度の人口減、計画有収量は3.25％程度の減。今後の10年間の事業規模は、同規模で維持予定。

口

減

少

施 設 の効 率 性同規模で維持予定。
利 用 状 況水 源 の 汚 染 同浄水施設に凝縮沈澱池・急速濾過器を整備済。

利水の安全性低下 予備水源として榛名白川表流水1592㎥/日。

重要性 浄水施設として利用。同規模で維持。

6 南部浄水場ポンプ室
広場場2214-4
概ね良好。

施 設 の 状 態 ・コンクリート表面劣化（ひび割れ、汚れ、浮き・剥離・剥落、すり減り等）の有無：なし
・コンクリート中鉄筋腐食の有無：なし

施設の役割・機能

南部浄水場のポンプ室。
処理水量 2,200㎥/日。配水池容量 666㎥。

人

平成40年度までに4.05％程度の人口減、計画有収量は3.25％程度の減。今後の10年間の事業規模は、同規模で維持予定。

口

減

少

施 設 の効 率 性同規模で維持予定。
利 用 状 況水 源 の 汚 染 同浄水施設に凝縮沈澱池・急速濾過器を整備済。

利水の安全性低下 予備水源として榛名白川表流水1592㎥/日。

重要性 浄水施設として利用。同規模で維持。

5

7 桃泉浄水場滅菌室
新井3797-7他
概ね良好。

施 設 の 状 態 ・コンクリート表面劣化（ひび割れ、汚れ、浮き・剥離・剥落、すり減り等）の有無：なし
・コンクリート中鉄筋腐食の有無：なし

施設の役割・機能

桃泉浄水場の塩素消毒室。
処理水量 120㎥/日。配水池容量 79㎥。

人

平成40年度までに4.05％程度の人口減、計画有収量は3.25％程度の減。今後の10年間の事業規模は、同規模で維持予定。

口

減

少

施 設 の効 率 性配水施設として利用。
利 用 状 況水 源 の 汚 染 該当なし。

利水の安全性低下 該当なし。

重要性 今後、施設の必要性について検討する。

8 長岡浄水場管理棟
上野原2-1
劣化あり。建物内部で雨漏りで天井が剥がれ落ちている個所あり。
・コンクリート表面劣化（ひび割れ、汚れ、浮き・剥離・剥落、すり減り等）の有無：屋根裏
施 設 の 状 態 側に剥離・剥落あり
・コンクリート中鉄筋腐食の有無：なし

施設の役割・機能長岡浄水場の施設管理室。
新長岡浄水場の建設に伴い、本施設は利用していない。

人

平成40年度までに4.05％程度の人口減、計画有収量は3.25％程度の減。今後の10年間の事業規模は、同規模で維持予定。

口減

少施 設 の効 率 性該当なし。
利 用 状 況水 源 の 汚 染 該当なし。

利水の安全性低下 該当なし。

重要性 今後、施設の必要性について検討する。

6

9 長岡浄水場滅菌室
上野原2-1
劣化あり。
・コンクリート表面劣化（ひび割れ、汚れ、浮き・剥離・剥落、すり減り等）：屋根裏側に剥
施 設 の 状 態 離・剥落あり
・コンクリート中鉄筋腐食：なし

施設の役割・機能長岡浄水場の塩素消毒室。
新長岡浄水場の建設に伴い、本施設は利用していない。

人

平成40年度までに4.05％程度の人口減、計画有収量は3.25％程度の減。今後の10年間の事業規模は、同規模で維持予定。

口

減少施 設 の効 率 性該当なし。
利 用 状 況水 源 の 汚 染 該当なし。

利水の安全性低下 該当なし。

重要性 今後、施設の必要性について検討する。

10 中央配水池管理棟
新井3514-2
概ね良好。

施 設 の 状 態 ・コンクリート表面劣化（ひび割れ、汚れ、浮き・剥離・剥落、すり減り等）の有無：なし
・コンクリート中鉄筋腐食の有無：なし

施設の役割・機能

中央配水池の施設管理室。
新井地区を中心に配水。配水池容量 1,400㎥。

人

平成40年度までに4.05％程度の人口減、計画有収量は3.25％程度の減。今後の10年間の事業規模は、同規模で維持予定。

口

減

少

施 設 の効 率 性同規模で維持予定。
利 用 状 況水 源 の 汚 染 県央水道から受水。原水流入なし。

利水の安全性低下 該当なし。

重要性 配水施設として利用。同規模で維持。

7

11 梨子木平浄水場管理棟
長岡1198-2、-3
概ね良好。

施 設 の 状 態 ・コンクリート表面劣化（ひび割れ、汚れ、浮き・剥離・剥落、すり減り等）の有無：なし
・コンクリート中鉄筋腐食の有無：なし

施設の役割・機能

梨子木平浄水場の施設管理室。
処理水量 2,274㎥/日。配水池容量 1,700㎥。

人

平成40年度までに4.05％程度の人口減、計画有収量は3.25％程度の減。今後の10年間の事業規模は、同規模で維持予定。

口

減少施 設 の効 率 性同規模で維持予定。
利 用 状 況水 源 の 汚 染 急速濾過器の整備を検討。

利水の安全性低下 予備水源なし。

重

要性 浄水施設として利用。同規模で維持。

12 新井浄水場管理棟
新井2094-2
概ね良好。

施 設 の 状 態 ・コンクリート表面劣化（ひび割れ、汚れ、浮き・剥離・剥落、すり減り等）の有無：なし
・コンクリート中鉄筋腐食の有無：なし

施設の役割・機能

新井浄水場の施設管理室。
処理水量 1,200㎥/日。配水池容量 1,000㎥。

人

平成40年度までに4.05％程度の人口減、計画有収量は3.25％程度の減。今後の10年間の事業規模は、同規模で維持予定。

口

減

少

施 設 の効 率 性同規模で維持予定。
利 用 状 況水 源 の 汚 染 急速濾過器を整備済。

利水の安全性低下 予備水源なし。

重

要性 浄水施設として利用。同規模で維持。

8

13 新井浄水場倉庫棟
新井2094-2
概ね良好。

施 設 の 状 態 ・コンクリート表面劣化（ひび割れ、汚れ、浮き・剥離・剥落、すり減り等）の有無：なし
・コンクリート中鉄筋腐食の有無：なし

施設の役割・機能 倉庫棟。水道事業の書類、災害時の配水タンク等を保管。

人口減

少 該当なし。

施 設 の効 率 性同規模で維持予定。
利 用 状 況水 源 の 汚 染 該当なし。

利水の安全性低下 該当なし。

重要性 同規模で維持予定。

14 新長岡浄水場
上野原2-13の一部
概ね良好。

施 設 の 状 態 ・コンクリート表面劣化（ひび割れ、汚れ、浮き・剥離・剥落、すり減り等）の有無：なし
・コンクリート中鉄筋腐食の有無：なし

施設の役割・機能長岡浄水場の老朽化により新設した浄水施設。
処理水量 926㎥/日。配水池容量 400㎥。

人

平成40年度までに4.05％程度の人口減、計画有収量は3.25％程度の減。今後の10年間の事業規模は、同規模で維持予定。

口

減

少

施 設 の効 率 性同規模で維持予定。
利 用 状 況水 源 の 汚 染 急速濾過器の整備を検討。

利水の安全性低下 予備水源なし。

重

要性 浄水施設として利用。同規模で維持。

9

15 南部浄水場PC配水場管理棟
広場場3589-2
概ね良好。

施 設 の 状 態 ・コンクリート表面劣化（ひび割れ、汚れ、浮き・剥離・剥落、すり減り等）の有無：なし
・コンクリート中鉄筋腐食の有無：なし

施設の役割・機能

南部浄水場の配水施設。
広場場地区を中心に配水。配水池容量 1,500㎥。

人

平成40年度までに4.05％程度の人口減、計画有収量は3.25％程度の減。今後の10年間の事業規模は、同規模で維持予定。

口

減

少

施 設 の効 率 性同規模で維持予定。
利 用 状 況水 源 の 汚 染 同浄水施設に急速濾過器を整備済。

利水の安全性低下 予備水源として榛名白川表流水1592㎥/日。

重要性 配水施設として利用。同規模で維持。

16 北部第2揚水機場
長岡2000,2002他
概ね良好。

施 設 の 状 態 ・コンクリート表面劣化（ひび割れ、汚れ、浮き・剥離・剥落、すり減り等）の有無：なし
・コンクリート中鉄筋腐食の有無：なし

施設の役割・機能

長岡揚水機場から送られた長岡湧水（新幹線）を梨子木平浄水場、北部第3揚水機場へ送水。

人

平成40年度までに4.05％程度の人口減、計画有収量は3.25％程度の減。今後の10年間の事業規模は、同規模で維持予定。

口減

少施 設 の効 率 性同規模で維持予定。
利 用 状 況水 源 の 汚 染 該当なし。

利水の安全性低下 該当なし。

重要性 送水施設として利用。同規模で維持。

10

17 北部第3揚水機場
上野原吾妻山1-3
概ね良好。

施 設 の 状 態 ・コンクリート表面劣化（ひび割れ、汚れ、浮き・剥離・剥落、すり減り等）の有無：なし
・コンクリート中鉄筋腐食の有無：なし

施設の役割・機能 北部第2揚水機場から送られた長岡湧水（新幹線）を新長岡浄水場へ送水。

人口

減

少

平成40年度までに4.05％程度の人口減、計画有収量は3.25％程度の減。今後の10年間の事業規模は、同規模で維持予定。

施 設 の効 率 性同規模で維持予定。
利 用 状 況水 源 の 汚 染 該当なし。

利水の安全性低下 該当なし。

重要性 送水施設として利用。同規模で維持。

18 長岡揚水機場
長岡1430-1
概ね良好。

施 設 の 状 態 ・コンクリート表面劣化（ひび割れ、汚れ、浮き・剥離・剥落、すり減り等）の有無：なし
・コンクリート中鉄筋腐食の有無：なし

施設の役割・機能 長岡湧水（新幹線）取水。北部第2揚水機場、梨子木平貯水池へ送水。

人

口減

少

平成40年度までに4.05％程度の人口減、計画有収量は3.25％程度の減。今後の10年間の事業規模は、同規模で維持予定。

施 設 の効 率 性同規模で維持予定。
利 用 状 況水 源 の 汚 染 該当なし。

利水の安全性低下 該当なし。

重要性 取水施設として利用。同規模で維持。

11

19 下新井揚水機場
新井2245-4
概ね良好。

施 設 の 状 態 ・コンクリート表面劣化（ひび割れ、汚れ、浮き・剥離・剥落、すり減り等）の有無：なし
・コンクリート中鉄筋腐食の有無：なし

施設の役割・機能

新井湧水（新幹線）を取水。新井浄水場、南部第2揚水機場、上野貯水池へ送水。

人

平成40年度までに4.05％程度の人口減、計画有収量は3.25％程度の減。今後の10年間の事業規模は、同規模で維持予定。

口減

少施 設 の効 率 性同規模で維持予定。
利 用 状 況水 源 の 汚 染 該当なし。

利水の安全性低下 該当なし。

重

要性 取水施設として利用。同規模で維持。

20 南部第2揚水機場
新井953-4
概ね良好。

施 設 の 状 態 ・コンクリート表面劣化（ひび割れ、汚れ、浮き・剥離・剥落、すり減り等）の有無：なし
・コンクリート中鉄筋腐食の有無：なし

施設の役割・機能

下新井揚水機場から送られた新井湧水（新幹線）を南部浄水場、南部貯水池へ送水。

人

平成40年度までに4.05％程度の人口減、計画有収量は3.25％程度の減。今後の10年間の事業規模は、同規模で維持予定。

口

減

少

施 設 の効 率 性同規模で維持予定。
利 用 状 況水 源 の 汚 染 該当なし。

利水の安全性低下 該当なし。

重

要性 取水施設として利用。同規模で維持。

12

３．対策と時期（1）上水道施設の更新費用について①更新費用の設定単価及び更新周期
大 規 模 修 繕

建替

え

更新費用

20万円/㎡36万円/㎡更新周期30年60年※更新周期や単価は、総務省監修「公共施設等更新費用試算ソフト」における標準単価・標準更新周期を用いる。

②設定単価により試算した更新費用額
更新費用
総額

17,900,000円（2028年度まで）

平 均 額
（単 年）

1,790,000円（10年間）（2）個別施設の更新予定年度
以下の更新予定年度は、「公共施設等更新費用試算ソフト」による標準更新周期により算定したものであり、平準化を行う前のものである。
更新集中時期については、各施設の老朽化の状況を勘案した上で各年度へ振り分け、更新時期の平準化を行う。
＜更新予定年度（平準化前）＞○○

2001 年度

2004 年度

南部浄水場管理棟（改修）○2034 年度

下新井揚水機場（建替え）

南部浄水場ポンプ室（改修）

長岡揚水機場（建替え）

南部浄水場滅菌室（改修）

南部第2揚水機場（建替え）

下新井揚水機場（改修）

北部第2揚水機場（建替え）

長岡揚水機場（改修）

北部第3揚水機場（建替え）

南部第2揚水機場（改修）○2035 年度

新井浄水場倉庫棟（改修）

北部第2揚水機場（改修）○2036 年度

新井浄水場管理棟（建替え）

北部第3揚水機場（改修）2037 年度

桃泉浄水場滅菌室（建替え）○2006 年度

新井浄水場管理棟（改修）2038 年度

南部浄水場PC配水場管理棟（改修）○2007 年度

桃泉浄水場滅菌室（改修）2042 年度

新長岡浄水場（改修）○2013 年度

中央配水池管理棟（改修）2043 年度

中央配水池管理棟（建替え）2027 年度

梨子木平浄水場管理棟（改修）2057 年度

梨子木平浄水場管理棟（建替え）2031 年度

南部浄水場管理棟（建替え）2065 年度

新井浄水場倉庫棟（建替え）

南部浄水場ポンプ室（建替え）2068 年度

南部浄水場PC配水場管理棟（建替え）

南部浄水場滅菌室（建替え）2072 年度

新長岡浄水場（建替え）※○の付いた年度は、更新集中時期

13（3）更新集中時期と費用の平準化について【更新時期】
100,000,000円
90,000,000円
80,000,000円
70,000,000円
60,000,000円
50,000,000円
40,000,000円
30,000,000円
20,000,000円
10,000,000円
0円

更新集中時

上記のグラフのとおり2018年度以前の時期に更新が集中している。この期間の費用については、更新時期の平準化が必要であり、2019～28年度の期間へそれぞれ振り分ける。
【費用の平準化 】
更新集中時期 2018年度以前

期間内総額91,800,000円

振分期間10年間（2019～28年度）

平均額

9,180,000円（４）長寿命化に関する対策（今後の主な取組内容）①点検・診断現在稼働している施設について目立った老朽化は見られないが、必要に応じて耐用年数を経過した施設を中心に構造耐久性調査を検討する。また、日常点検は継続して実施する。
②維持管理・修繕・更新
本計画では施設の統廃合の実施予定はないが、今後の人口減少を中心とした外部環境の変化に注視し、長期的な視点から最適な施設配置に努め、トータルコストの削減に努める。また、更新時期が集中しないよう費用の平準化に努め、計画的な施設更新を行うことにより適切な維持管理を目指していく。
③自然災害対策
いつでも安全な水が供給できるよう、近年多発する地震・集中豪雨等の自然災害に対する対策の検討を行う。

14

４．インフラ施設の整備・更新予定（1）管渠の整備予定
本村における人口は、減少傾向にあるが、道路網整備や宅地開発等による整備需要を勘案し、今後も管渠整備を継続し行うものとする。なお、管渠の整備延長の予定は、直近5年の整備延長の平均値から年間200ｍと想定した。
①管渠の整備実績
単位 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年

直近５年平均値

整 備 延 長ｍ

2,550

200

310

188≒200

累計整備延長ｋｍ

123.8

124.0

124.3

項 目

124.3

190

240

124.5

124.7

-②管渠の整備予定
項 目

単位 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

整 備 延 長ｍ

200200200200200

200200200200200

累計整備延長ｋｍ

124.9125.1

125.3

125.5

125.7

125.9126.1

126.3

126.5

126.7

※年間の整備延長（予想）を200ｍと想定する。

③管渠の整備延長費用
項 目
整備延長費用単位 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年
千円#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

※整備延長費用は、総務省監修「公共施設等更新費用試算ソフト」における単価設定を用いて１００千円/ｍとする。

整備延長費用総額は、以上により2028年度までの10年間で200,000,000円と想定する。
（2）管渠の更新予定
管渠の更新量は、管路の更新実績や管種により管渠の更新基準年のばらつきがあることを勘案し、1,000ｍ/年と想定する。
①管渠の更新予定項 目
更 新 延 長単位 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年
ｍ

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

※年間の整備延長（予想）を1,000ｍと想定する。

②管渠の更新費用
項 目
更 新 費 用単位 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年
千円#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

※更新費用は、総務省監修「公共施設等更新費用試算ソフト」における単価設定を用いて１００千円/ｍとする。

更新費用総額は、以上により2028年度までの10年間で1,000,000,000円と想定する。

15