農林業系廃棄物の焼却処理について

平成30年3月

環境省 環境再生・資源循環局

INDEX

1

焼却処理の流れと放射性セシウム対策

・・・P02

バグフィルターの性能の調査結果

・・・P08排ガスのモニタリングについて

・・・P13

農林業系廃棄物の処理事例

・・・P16

最終処分場における放射性セシウム対策

・・・P19

放流水のモニタリングについて

・・・P21

よくある質問・・・P23

焼却処理の基本的な流れ

2

全体的な流れ放射性セシウムは焼却時、800℃以上の高温で気体又は液滴となり、排ガスと一緒に移動します。しかし、その後、200℃以下に急冷されることで、実際に放射性セシウムを含む廃棄物の焼却が行われている多くの施設で、排ガスに含まれる放射性セシウム濃固体となって、微粒子状のばいじんに吸着します。
度の測定の結果では、放射性セシウムは不検出となっています。

ばいじんに吸着した放射性セシウムは、排ガス処理装置に付けられた
バグフィルターによって、ばいじんごと捕集・除去されます。
ばいじんの平均粒径は、数十マイクロメートルです。しかし、バグフィルターでは0.1マイクロメートルレベルの粒子をもカットできることから、ほぼ完全に放射性セシウムを除去できます。

バグフィルターで、放射性セシウムを除去できるため、
バグフィルターから先にはきれいになった排ガスだけが流れていきます。
最後にバグフィルターで除去したばいじんは、飛灰としてしっかり飛び散らないように管理をして、処分をしていきます。
ポイント
実際に放射性セシウムを含む廃棄物の焼却が行われている多くの施設で、排ガスに含まれる放射性セシウム
濃度の測定の結果では、放射性セシウムは不検出となっています。

焼却処理の基本的な流れ

3

イメージ

農林業系廃棄物
排ガス

ばいじんを取り除いた排ガス

ばいじんを取り除いた排ガスと水蒸気を排出排ガスが200℃以下に急冷される過程で放射性セシウムは固体となり、ばいじんに吸着

焼却炉内では放射性セシウムの
多くは気体又は液滴となり排ガスととともに移動
ガ
ス
冷
却
室

農林業系廃棄物

煙突
バグフィルター

800℃以上200℃以下に
急冷

200℃
以下

焼却炉

飛灰（ばいじん）放射性セシウムの一部は主灰に付着して回収される

主灰（炉の底に残った灰）

ばいじんに吸着した
放射性セシウムは
バグフィルターで捕集・除去され飛灰として回収される※上図は焼却施設での廃棄物処理の一般的な流れを示したものです。

焼却炉内での放射性セシウムの挙動

4

放射性セシウム挙動の流れ

放射性セシウムが付着した廃棄物を焼却炉の中に入れると、800℃以上の高温で放射性セシウムの大部分は気化・液化し、排ガス、ばいじんとともに移動します。

気体・液滴となってばいじんとともに煙道内を流下した放射性セシウムは、
ガス冷却室で排ガスが200℃以下に急冷される過程で固体となり、ばいじんに吸着します。
（塩化セシウムの沸点が1,300℃、融点が646℃※）

そして、バグフィルター内のろ布の表面で、ばいじんごと放射性セシウムは捕集・除去されます。
※出典：(独)国立環境研究所提供資料より

排ガス中のばいじんの平均的な大きさは数十マイクロメートルですがバグフィルターは0.1マイクロメートルレベルまでの微粒子を除去可能な装置でありほぼ完全にばいじんごと放射性セシウムを除去することができます。

バグフィルターで捕集された微粒子状の灰は定期的に払い落とされ回収される仕組みとなっています。そのため、
バグフィルターに放射性セシウムが高濃度で付着することはありません。
ポイント
バグフィルターは、付着したばいじんを定期的に払い落とす仕組みとなっており、24時間連続運転を行っても、通常３～５年程度ろ布の交換なしに使用し続けられるものです。また、ばいじん計を用いて排ガス中のばいじんを常時監視するなど、バグフィルターに異常がないことを確認しつつ運転します。

焼却炉内での放射性セシウムの挙動

5

イメージ

廃棄物（牧草・稲わら）

液滴の放射性セシウム

固体の放射性セシウム

ばいじん

気体の放射性セシウム

主灰

③

②
③焼却炉～煙道
800℃以上放射性セシウムが気体・液滴となってばいじんとともに煙道内を流下①廃棄物②焼却炉内
800℃以上⑤バグフィルター内(ろ布表面)
200℃以下④ガス冷却室200℃以下一次付
着
層200℃以下に急冷された放射性セシウムは固体となりばいじんに吸着される
800℃以上の高温で放射性セシウムが液化・気化
一部は主灰に残存

⑤

④

①

煙突へ
ろ
ろ
布

放射性セシウムはバグ
フィルターによりばいじんごと捕集される※塩化セシウムの沸点：1,300℃

融点：646℃

出典：(独)国立環境研究所提供資料より

Ｑ．不溶性セシウム微粒子もバグフィルターで除去できますか？
Ａ．固体の不溶性セシウム微粒子は、ばいじんと同様に数マイクロメートル程度の大きさであってもバグフィルターで十分捕捉することができます。また、これまでの一般廃棄物焼却施設における排ガスの測定結果からも、バグフィルターの性能は十分に確認されています。

バグフィルターの構造

6

バグフィルターの中には数百本程度の「ろ布」が設置されており、排ガスがろ布を通過する際にばいじん等が捕集されます。
ガス冷却室で200℃以下で固体となった放射性セシウムは、ばいじんに吸着し、バグフィルター
でばいじんごと捕集され、飛灰（ばいじん）として回収されます。
バグフィルターの構造

模式図

ばいじんを
取り除いた排ガス
逆洗装置

ろ布

排ガス

排ガス

バグフィルター内部を下方から見た様子（ろ布が規則的に並んでいる）

ろ布

ロータリー
バルブ
飛灰（ばいじん）バグフィルターによる放射性セシウムの除去の仕組み

7

バグフィルターで、新しいろ布を使用する際には、焼却開始前に、ろ布の表面に消石灰等の薬剤を吹きつけ、緻密な「一次付着層」を形成させます。これをプレコーティングといいます。
ろ布の表面では、「ろ布」「一次付着層」「焼却中に付着したばいじんや薬剤の層」により、排ガス中のばいじんや塩化水素等の有害物質をこし取って除去します。
付着したばいじん等は、一定間隔で払い落し、飛灰として回収します。払い落し後も一次付着層は残るため、捕集性能は維持されます。
バグフィルターによる放射性セシウムの除去の仕組み

ろ布表面の模式断面図
ばいじん

塩化水素

硫黄酸化物

ば
い
じ
ん
や
薬
剤
の
付
着
層

集じんが連続的に行われる仕組み
一
次
付
着
層

ろ
ろ
布

除ば
いい
たじ
排ん
ガを
ス取
り

払い落し直後

硫黄酸化物

ろ布の内側

パルスによる払い落し

ばいじん

塩化水素

ろ布の
外側

集じん中

が徐
付々
着に
ば
い
じ
ん

ば
い
じ
ん
が
脱
落

繰り返し

圧
縮
空
気
の
パ
ル
ス

バグフィルター性能の実測調査

8

バグフィルターによる放射性セシウム除去性能を確認するため、平成23年から24年に国立環境研究所等が、
バグフィルターの「入口」と「出口」において、排ガス中の放射性セシウム濃度を実際に測定しました。
なお、測定に当たっては、通常の検出下限値（２Bq/㎥）よりも約５～300倍程度検出感度を高めて調査しました。

廃棄物

排ガス

出口

入口

ｚ
ばいじんを取り除いた排ガス

ガ
ス
冷
却
室

廃棄物

煙突
バグフィルター

800℃以上200℃以下に
急冷

200℃
以下

焼却炉

※実際の測定位置は施設によって異なります。

バグフィルター性能の調査結果

9

通常よりも検出感度を高めた測定でも、バグフィルター出口で放射性セシウムはほぼ検出されませんでした。

バグフィルター前後の濃度の比較から放射性セシウムの除去率は、概ね99.9％以上と評価されます。
施設
福島県
あらかわCC
A市清掃工場
B市清掃工場

C市清掃工場

D市清掃工場対象プ

入口濃度（Bq/m3）

出口濃度（Bq/m3）

ロセス

Cs134

Cs134

Cs137

Cs134

Cs137

Cs137

除去率（％）

調査
実施者

調査時期

焼却

78

96

＜0.008＜0.00699.99＜99.99＜

焼却

98

126

0.008

＜0.00799.99

99.99＜焼却

58

70<0.054＜0.05399.91＜99.92＜

焼却

58

76

＜0.1

＜0.1

99.83＜99.87＜

溶融

677

844

＜0.1

＜0.1

99.99＜99.99＜焼却

15

20＜0.012＜0.01399.92＜99.94＜焼却

64

85＜0.018＜0.01799.97＜99.98＜

溶融

39

51

＜0.01

＜0.01199.97＜99.98＜

溶融

98

133

＜0.013＜0.01399.99＜99.99＜2012年3月

溶融

335

404

＜0.4

＜0.3

99.88＜99.93＜2011年9月

220

330

＜0.05

＜0.07

99.98＜99.98＜

溶融24ｈ
採取

環境省

2011年10月
2011年12月

国環研

2011年10月

国環研

2011年12月
2012年2月

国環研

Ａ社

2012年3月
2012年2月

2012年3月※出口濃度の＜は検出限界値未満

出典：第1回放射性物質汚染廃棄物に関する安全対策検討会資料より

小さな微粒子も捕集できているのですか？

10

放射性セシウムの測定法では、粒子の大小によらず、放射性物質が含まれていれば検出することができます。
前ページの調査結果のとおり、感度を高めた測定でもバグフィルター出口では放射性セシウムはほぼ検出されておらず、粒子の大小によらず放射性セシウムは十分に捕集されています。

ポイント※＜は検出限界値未満

さらに、実際に、粒子の大きさ別に分けて測定した実験でも、0.3３μm以下から9.２μm以上の各範囲においてバグフィルター出口では放射性セシウムは、ほぼ検出されませんでした。
※ばいじんの平均粒径は数十μm程度、μm：マイクロメートル

出典：第２回放射性物質汚染廃棄物に関する安全対策検討会資料より

気体の放射性セシウムがバグフィルターを通過しているのではないですか？

11

排ガスは、バグフィルター前で200℃以下に急冷されるため、バグフィルターを通過する際には放射性セシウ
ムは固体粒子となりばいじんに吸着しています。
放射性セシウムの測定法では、より詳細な測定のため、ろ紙で固体粒子を捕集した後に、氷冷したガス吸収びん３本を通し、この吸収びんの放射性セシウム濃度も測定することとしていますが、吸収びんから放射性セシウムが検出されたことはありません。
そのほか、ガス吸収びんの後にさらに、吸着性のある活性炭を設置して測定した実験なども行
われていますが、ガス状の放射性セシウムが検出されたことはありません。(P12参照)※塩化セシウム
沸点：1,300℃
融点：646℃※＜は検出限界値未満

出典：第２回放射性物質汚染廃棄物に関する安全対策検討会資料より

【参考】排ガス中の放射性セシウム測定方法

12

イメージ

採取条件（例）
１．吸引流量２．円筒・円形ろ紙：１５Ｌ/分以下×２４０分（４時間）、合計３，０００Ｌ程度：シリカ製又は有機製ろ紙
出典：廃棄物関係ガイドライン

排ガスのモニタリング

13

排ガスの放射性セシウムの濃度については、国の定める基準※を超えないよう、月に１回以上測定を行い、安全を確認することが義務付けられています。この基準は周辺大気中の濃度基準ですが、実際には安全側に立って排ガスが煙突から出る際にこの基準を満たすように管理します。
多くの処理施設で既に汚染廃棄物の焼却処理が行われており、排ガスの濃度は基準を十分満たしています。

モニタリング［周辺大気の放射性セシウム濃度の基準］
セシウム134の濃度（Bq/m3） セシウム137の濃度（Bq/m3）
２０ （Bq/m3）+

３０ （Bq/m3）≦１○周辺大気中の３ヶ月間の平均濃度が、上式を満たすこと。
※この基準は、同じ人が70歳まで、毎日その空気を吸い続けたとしても、追加被ばく線量が一般公衆の線量限度（年間１ミリシーベルト）以下になるように設定されています。
実際には、周辺大気ではなく、より安全側にたって煙突から排出された排ガスがこの基準を満たすように管理しています。

焼却施設内、敷地境界におけるモニタリング

14

敷地境界における追加被ばく線量が年間１ミリシーベルトを超えないよう、空間線量率を週に１回以上測定します。
これらにより、周辺の生活環境や人の健康に影響がないことを確認します。これらの測定結果についてはホームページなどで公表に努めます。

ばいじん

ばいじんを取り除いた排ガス

放射性セシウム

ばいじん
煙突
放射性セシウム

モニタリング

バグフィルター…………………………

福島県における環境省設置減容化施設の排ガスモニタリング実績

15

立地
市町村

処理能力

処理期間
（試験焼却期間含む）

排ガス
Cs134・Cs137(Bq/㎥)

南相馬市
浪江町
富岡町
楢葉町
葛尾村
川内村
飯舘村小宮地区
飯舘村蕨平地区
郡山市
鮫川村
田村市・川内村
相馬市
広野町
南相馬市

200t/日300t/日500t/日200t/日200t/日7t/日5t/日
240t/日90t/日
1.5t/日60t/日570t/日80t/日200t/日平成27年４月～
平成27年５月～
平成27年４月～
平成28年11月～
平成27年４月～
平成26年12月～平成28年２月
平成26年11月～平成29年３月
平成28年１月～
平成25年９月～平成26年３月
平成25年７月～平成27年７月
平成29年６月～
平成25年１月～平成26年11月
平成27年６月～平成29年１月
平成28年５月～

不検出
不検出
不検出
不検出
不検出
不検出
不検出
不検出
不検出
不検出
不検出
不検出
不検出
不検出

※放射能濃度等測定方法ガイドラインに基づく月１回以上の測定を実施。
※検出下限値は２Bq/㎥以下。

農林業系廃棄物の処理事例

16

岩手県一関市

岩手県奥州市・金ケ崎町

放射性物質を含む可燃性廃棄物(牧草)焼却実証事業

奥州金ケ崎行政事務組合における汚染廃棄物焼却処理

・汚染牧草約1,200ｔを一般ごみと混焼（一緒に混ぜて焼くこと）
・汚染牧草の放射性セシウム濃度は最大20,100Bq/kg
・焼却灰の放射性セシウム濃度は最大約4,000Bq/kg
・排ガス中の放射性セシウムは検出下限値未満
・焼却灰は地区内の最終処分場で処分
・最終処分場の放流水の放射性セシウム濃度は基準値以下

・牧草・ほだ木約5,000ｔを一般ごみと混焼
・平成29年12月に焼却処理終了。
・焼却灰の放射性セシウム濃度は概ね100Bq/kg～1,500Bq/kg
・排ガス中の放射性セシウムは検出下限値未満
・焼却灰は地域内の最終処分場で処分
・最終処分場の放流水の放射性セシウム濃度は基準値以下

焼却施設の排ガスモニタリング実績

17
排ガス

市町村等

施設名称

Cs134・Cs137(Bq/㎥)

一関市

大東清掃センター

不検出

花巻市

花巻市清掃センター

不検出

宮古市・岩泉町・山田町

宮古清掃センター

不検出

遠野市

遠野市清養園クリーンセンター

不検出

奥州市・金ケ崎町

胆江地区衛生センター

不検出

北上市

北上市清掃事業所

不検出

岩手町・盛岡市玉山地域

岩手・玉山清掃事業所

不検出

八幡平市

八幡平市清掃センター

不検出※放射能濃度等測定方法ガイドラインに基づく月１回以上の測定を実施。
※検出下限値は２Bq/㎥以下。

各県の焼却施設における排ガス測定結果

18

平成24年度以降、環境省において、東日本の都県に対して廃棄物焼却施設における排ガス測定結果を調査しています。
これまでの調査では、全ての施設において放射性セシウムは不検出（2 Bq/㎥未満）であり、基準を十分に満たしています。
排ガス中の放射性セシウム濃度 Cs134＋Cs137（Bq/ｍ3）※１

※１
※２
※３
※４

平成26年調査※２

平成27年調査※３

平成28年調査※４

岩手県

不検出

不検出

不検出

宮城県

不検出

不検出

不検出

山形県

不検出

不検出

不検出

福島県

不検出

不検出

不検出

茨城県

不検出

不検出

不検出

栃木県

不検出

不検出

不検出

群馬県

不検出

不検出

不検出

埼玉県

不検出

不検出

不検出

千葉県

不検出

不検出

不検出

東京都

不検出

不検出

不検出

神奈川県

不検出

不検出

不検出

新潟県

不検出

不検出

不検出

排ガスの表中「不検出」は、廃棄物関係ガイドラインに定める検出下限値(２Bq/m3)以下を示す。
平成24年～平成26年10月 「放射性物質汚染廃棄物に関する安全対策検討会(第２回)」(H27.1)資料３
平成26年11月～平成27年11月 「放射性物質汚染廃棄物に関する安全対策検討会(第４回)」(H28.3)資料３
平成27年12月～平成28年9月

最終処分場の構造

19

焼却施設で捕集された放射性セシウムを含むばいじんは、最終処分場で処分します。埋め立て時には、焼却灰に含まれる放射性セシウムが外部に流出しないよう様々な措置を講じ、放流水についても非常に厳しい基準のもと徹底した管理を行います。
最終処分場の構造

廃棄物の
最終処分場

ガスを抜く管フェンス

地下水を検査するための井戸

き
せ
を 堤
物 堰
棄 る
廃 め
止

看板

浸出水を処理するための施設

最終覆土
土を被せる

地下水を検査するための井戸物層
廃棄

地下水を集める管川などに放流浸出水を一時的にためる池

遮水工
汚濁水が外に漏れないように粘土ライナー
や遮水シートが設置されている
浸出水等集排水管処分場に浸み込んだ雨水（浸出水）を集める管ポイント●埋立地から発生する浸出水は、外に漏れださないように遮水工等により外部と区切られており、集水された浸出水は、凝集、沈殿、ろ過等の一連の処理をした上で放流します。

ガイドラインでの特定一廃の埋立方法（上乗せ）●最終処分場における放射性セシウム対策
ばいじん中の放射性セシウムは、水に溶出しやすい一方、土壌に吸着しやすい性質を持っています。
そのため、汚染廃棄物を埋め立てる際は、上部に不透水層等を設置※して雨水の進入を防止するとともに下部に土壌層を設置してセシウムを吸着させます。※ばいじんを埋め立てる場合ポイント●8,000ベクレル/kg以下の廃棄物は、家庭から出るごみと同じ方法で、作業者、周辺住民のいずれにとっても安全に処理することが可能ですが、この方法は廃棄物処理法に基づく通常の処理基準に加えて、入念に対処するための基準を適用し、より一層の安全確保を図ろうとするものです。

20

放流水のモニタリング

21

廃棄物の
ガスを抜く管
最終処分場
最終処分場では、放流水中の放射性セシウム濃度の測定（月１回以上）及び基準の遵守が義務づけられています。
フェンス
この基準は周辺の公共水域の水中の濃度基準ですが、実際には放流水の排水口でこの基準を満たすように管理します。
多くの最終処分場で既に汚染廃棄物の埋立て処分が行われており、放流水の濃度は基準を十分満たしています。
地下水を検査するための井戸

最終覆土
土を被せる

き
せ
を 堤
物 堰
棄 る
廃 め
止

看板

地下水を検査するための井戸物層

浸出水を処理するための施設

廃棄

地下水を集める管
浸出水を一時的にためる池

川などに放流モニタリング

遮水工
汚濁水が外に漏れないように粘土ライナー
や遮水シートが設置されている
浸出水等集排水管処分場に浸み込んだ雨水（浸出水）を集める管［周辺の公共水域の水中の放射性セシウム濃度の基準］
セシウム134の濃度（Bq/L） セシウム137の濃度（Bq/L）
６０ （Bq/L）+

９０ （Bq/L）≦１○周辺の公共水域の３ヶ月間の平均濃度が、上式を満たすこと。
※この基準は、同じ人が70歳まで、毎日その排水を摂取し続けたとしても、追加被ばく線量が一般公衆の線量限度（年間１ミリシーベルト）以下になるように設定されています。

8,000Bq/kg以下の農林業系廃棄物の処理事例(埋立て)22

最終処分場からの放流水は定期的にモニタリングを実施。
多くの最終処分場で既に汚染廃棄物の埋立処分が行われており、放流水の濃度は基準を十分満たしています。

市町村等

施設名称

一関市
花巻市
宮古市・岩泉町・山田町

東山清掃センター
花巻市一般廃棄物最終処分場
一般廃棄物最終処分場

遠野市

遠野市一般廃棄物最終処分場

奥州市・金ケ崎町

胆江地区最終処分場

北上市
岩手町

北上市一般廃棄物最終処分場
岩手町一般廃棄物最終処分場

盛岡市玉山地域

盛岡市玉山廃棄物処分場

八幡平市

八幡平市一般廃棄物最終処分場※放射能濃度等測定方法ガイドラインに基づく月１回以上の測定を実施。
※検出下限値は10~20Bq/ｌ未満※表中の数値は、１以下が基準値とされている右の計算式による。
※各施設において、農林業系廃棄物の焼却灰の埋め立てによる上昇は見られていない。

放流水（※）

Cs134・Cs137
不検出
不検出
不検出
基準値以下
(最大値0.09)
基準値以下(最大値0.14)
不検出
不検出
基準値以下
(最大値0.05)
不検出よくある質問－低線量被ばくによるがん死亡率リスクはあるのですか？

23

広島・長崎の原爆被爆者約12万人規模の疫学調査では、原爆による放射線の被ばく線量が100ないし200ミリシーベルト(短時間1回)を超えたあたりから、被ばく線量が増えるに従ってがんで死亡するリスクが増えることが知られています。
一方、それ以下の領域では、得られたデータの統計学的解析からは放射線の被ばくによってリスクが実際に増加しているかどうか確認できません。
また、100ミリシーベルト以下の被ばく線量では、被ばくによる発がんリスクは生活環境中の他の要因による発がんの影響によって隠れてしまうほど小さいため、放射線による発がんリスクの明らかな増加を証明することは難しいということが国際的な認識となっています。

※ 相対リスクとは、図にある生活習慣因子を持たない集団のがん発生率を因子を持つ集団の発生率で割ったものであり、因子を持たない人に比べて持っている人ががんに罹る割合が何倍高いかという数値。
※この表は、成人を対象にアンケートを実施した後、10年間の追跡調査を行い、がんの発生率を調べたもの。例えば、アンケート時に「タバコを吸っている」と回答した集団では、10年間にがんに罹った人の割合が「吸っていない」と答えた集団の1.6倍であることを意味している。

よくある質問－8,000Bq/kg以下の農林業系廃棄物の処理は危険なものなのですか？

24

汚染廃棄物（8,000Bq/kg以下の農林業系廃棄物含む ）と原子力施設から発生する放射性廃棄物は、レベルが全く違うものです

まず知っておきたいことは、同じ放射性物質に汚染された廃棄物であっても「 汚染廃棄物（8,000Bq/kg以下の農林業系廃棄物含む ）」と「原子力施設から発生する放射性廃棄物」は、レベルが全く違うものだということです。

放射能濃度の違い

原子力施設から発生する放射性廃棄物は、高いもので10兆Bq/kgを超えます。
そして、事故由来の汚染廃棄物（10万Bq/kg以下）は、その最も高いものでも 原子力施設から発生する放射性廃棄物の1億分の1以下です。
これらのものを「放射能に汚染されているもの」と、ひとくくりにして危険と考えるより、放射線や処理方法についての正しい知識を得ることが、安心につながります。

8,000Bq/kg以下の農林業系廃棄物

8,000Bq/kg以下の農林業系廃棄物は原子力施設から発生する放射性廃棄物とは比較にならないほど濃度が低いものです。

8,000Bq/kg以下の農林業系廃棄物は家庭から出るごみと一緒に処理できます

8,000Bq/kg以下の農林業系廃棄物は、廃棄物処理法に基づき、同法の基準に従って、家庭から出るごみと同じ方法で既存の処理施設で、市町村や民間の廃棄物処理業者が安全に処理することが可能です。

よくある質問－8,000Bq/kg以下の農林業系廃棄物の処理は危険なものなのですか？

25

安全に処理するための基準は、処理に関わる人々の健康を守るために設定されています
放射線の影響は汚染廃棄物に、より長い時間、近い場所で接するほど大きくなります。
そのため処理の過程では、埋立処分を行う作業者が、他のどの処理よりも、放射線の影響を最も受けやすくなります。
その最も影響を受けやすい埋立作業員の安全を確保するために採用された国際基準が、ICRP（国際放射線防護委員会）が勧告する、一般の人々の健康を守るための基準である公衆被ばくの線量限度「年間で1mSv（ミリシーベルト）」※です。
汚染廃棄物の処理では、最も放射線の影響を受けやすい埋立作業員の方でも「年間追加被ばく線量1ミリシーベルト(mSv)」をさらに下回るように、放射性物質汚染対処特措法において、安全確保のため「 8,000Bq/kg以下」「 8,000Bq/kg超」という、濃度による廃棄物の処理基準や、放射性物質が施設外に漏出しないための処理方法、作業条件が決められています。
処理施設の周辺にお住まいの方々は、埋立作業を行う作業員よりも離れた場所にいるので、より放射線の影響が低くなります。
安全確保のために定められた基準や対処方法を守って処理を行っている限り、汚染廃棄物の処理によって、周辺住民の方々の健康への影響が発生することはありません。

年間追加被ばく線量
1ミリシーベルト(mSv)を下回る

処理施設の周辺にお住まいの方々は埋立作業を行う作業員よりも離れた場所にいるのでより放射線の影響が低くなる※ 実効線量。医療被ばくを除く。「年間追加被ばく線量1ミリシーベルト(mSv)」は、健康に関する「安全」と「危険」の境界を示すものではありませんが、線源を導入・運用する者に対して、厳格な管理を求める目的で、追加被ばく線量を可能な範囲で最大限低くするために採用されているものです。

まめ知識：食品の基準値も年間1ミリシーベルト

消費者庁「食品と放射能Q&A」より

26

平成23年3月に発生した東京電力福島第一原子力発電所の事故を受けて、厚生労働省では、食品の安全性を確保する観点から、食品中の放射性物質に関するリスクを評価し、食品中の放射性物質の基準値を設定しました。そして、地方自治体においてモニタリング検査が実施されています。基準値を超過した食品については、回収・廃棄されるほか、基準値の超過に地域的な広がりが認められる場合には、出荷制限を行い、基準値を超過する食品が市場に流通しないよう取り組んでいます。
食品に含まれる可能性のある危害要因（ハザード）が人の健康に与える影響について、科学的、客観的かつ中立公正にリスクを評価する機関である食品安全委員会は、現在の科学的知見に基づいた食品健康影響評価の結果として、放射線による健康影響の可能性が見いだされるのは、自然放射線（日本では2.1mSv/年）や医療被ばくなどの通常の一般生活において受ける放射線量を除いた分の、生涯における追加の累積の実効線量が、おおよそ100ミ
リシーベルト（mSv）以上と判断しました。
さらに、100mSv未満の健康影響については、放射線以外の要因の様々な影響と明確に区分できない可能性があること等から、健康影響について言及することは困難であると結論付けています。

そして、国際的な食品の規格・基準を定めているコーデックス委員会（世界保健機関（WHO）と国連食糧農業機関（FAO）の合同機関）が食品の特段の措置をとる必要がないと考えられているレベルとして「年間1ミリシーベルト(mSv)」を採用したガイドラインを出しています。
それに加え、モニタリング検査の結果で、多くの食品からの検出濃度は、事故後の時間の経過とともに低下していることを踏まえて、食品から追加的に受ける放射線の総量が「年間1ミリシーベルト(mSv)」を超えないようにとの考えの下に、厚生労働省は基準値を設定しました。
年間1ミリシーベルト(mSv)は、国際放射線防護委員会（ICRP）が、これ以上放射線防護対策を講じても有意な線量の低減は達成できないとしている値でもあります。

※ mSv（ミリシーベルト）は、Sv（シーベルト）の1/1,000（千分の１）です。
また、μSv（マイクロシーベルト）は、Sv（シーベルト）の1/1,000,000（百万分の1）です。

※おおよそ100mSvとは、健康への影響が必ず生じるという安全と危険の境界値ではなく、食品について適切なリスク管理を行うために目安とする値です。

出典：消費者庁「食品と放射能Q&A」より