ロッドライト （調光スイッチ付タイプ：RL□□-FR**S） 取扱説明書

要保管

エイテックス株式会社

この度は、本製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本書をよくお読みの上、正しく安全にご使用ください。 工事終了後、本書はお客様が保管してください。

仕□ 本製品は電気工事有資格者が施工してください。
□ 本製品はＡＣ１００Ｖ専用です。定格外の電圧を入力しないでください。
□ 屋内専用です。直射日光の当たる場所でのご使用はできません。
防水構造ではありませんので、水回りや結露するような高湿の場所でご使用はできません。感電の原因となります。
□ 濡れた手での工事は危険です。感電の原因となります。
□ 腐食性ガスの発生する場所では、火災・感電の原因となりますので、ご使用できません。
例） ・ ゴム（及びそれを含む加工品）やダンボールなど硫黄成分を含む部材が近くにある場合
・ 温泉など硫黄成分を含む雰囲気で使用する場合□ 製品に異常が発生した場合は、ただちに電源を切り販売店・工事店にご相談ください。

□ 施工は電源を切った状態で行ってください。
誤って配線を短絡させた場合、故障の原因となります。
□ 点灯状態の発光部を直視しますと目を痛めることがあります
ので、十分ご注意ください。
□ 製品の周囲温度が-10～40℃の範囲になるようにしてください。
器具の温度上昇を避ける為、推奨寸法をお守りください。
※推奨寸法は最小設置寸法参照。
推奨寸法を遵守しない場合、寿命が短くなることがあります。
□ 分解・改造にあたる行為が発生した場合は、保証対象外となります。
□ 静電気はＬＥＤ破損の原因になりますので、ご注意ください。
□ ＬＥＤ素子にはバラつきがある為、同一製品において明るさ、色味が異なる場合があります。

Ver.190423

様姿図■この調光スイッチ付タイプは、外部PWM調光器を接続しない場合の１系統の先頭に使用します。
※先頭以降は両端コネクタタイプを連結します。
最大連結長15m（器具長）
本体仕様
項目仕様
品名
ロッドライト
品番
RL□□-FR**S□□2730354050
発光色
色温度2700K3000K
3500K
4000K
5000K
入力電圧
AC100V
使用環境
屋内 -10～40℃（結露無きこと）
サイズ Ｗ30 × Ｈ42 × Ｌ mm（ホルダーを除く）
外形**
0306091215L（器具長）
305mm
603mm
902mm
1201mm 1500mm**
0306
091215
消費電力 各消費電力
9Ｗ
17Ｗ
24Ｗ
32Ｗ
40Ｗ
**
0306
091215
重量
各重量
300g
500g
700g
1000g
1200g
最大連結長 15m （器具長） ※両端コネクタタイプを連結調光スイッチを使用して簡易調光が可能
簡易調光機能・簡易調光範囲： 100 / 70 / 50 / 30 / 10％
備考
外部PWM調光器は接続できません
オプション（施工補助部材）
品名
品番
仕様
送りケーブルWCRL-RC 300mm
AC入力/PWM送りケーブル WCRL-PC AC100V入力（500mm）/PWM調光信号送り（30mm）

L（器具長）
305mm603mm
902mm
1201mm
1500mm【ホルダー】

ホルダー
付属数
2個3個4個※ホルダー取付用のM4ねじは付属されていません。
取付面に応じたM4ねじを準備してください

寸法・外観

単位 ： mm

メンテナンスについて必ず電源を切った状態で行ってください。
埃や汚れを除去する際には、中性洗剤溶液を含ませた軟らかい布等で拭き上げてください。

保証

本製品の保証期間は納入後１年間です。
※ただし、左記の警告・注意事項に関する不具合は保証対象外となります。

ロッドライト （調光スイッチ付タイプ：RL□□-FR**S） 取扱説明書

要保管

エイテックス株式会社

この度は、本製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本書をよくお読みの上、正しく安全にご使用ください。 工事終了後、本書はお客様が保管してください。

設置図（施工例）

Ver.190423

オプションケーブルの接続方法①AC100V

送りケーブル（WCRL-RC）の使用方法
・ 器具間を離して設置する場合に使用します。（長さ：300mm）※300mm以上離す場合は必要な本数の送りケーブルを連結します。
1. 送り側/入力側の裏蓋を矢印方向にスライドし、コネクタを取り出す。

最大連結長15m（器具長）
送り側

入力側

2. 送りケーブルを送り側/入力側の両コネクタに接続し、アルミケースの中に入れて裏蓋を閉める。
先頭は調光スイッチ付タイプ
品番： RL□□‐FR**S①2台目以降は両端コネクタタイプ
品番： RL□□‐FR**C

送り側

入力側

② AC入力/PWM送りケーブル（WCRL-PC）の接続方法
・ PWM信号を15m以上連結する場合に使用します。（長さ：AC入力500mm/PWM送り30mm）

離して設置する場合は送りケーブル（長さ：300mm）
品番： WCRL-RC※AC100Ｖの最大連結長は15mです。
1. 送り側/入力側の裏蓋を矢印方向にスライドし、コネクタを取り出す。
入力側

送り側

②PWM信号を15m以上連結する場合はAC入力/PWM送りケーブル（長さ：AC入力500mm/PWM送り30mm）
品番： WCRL-PC

AC100V

2. AC入力/PWM送りケーブルを送り側/入力側の両コネクタに接続し、アルミケースの中に入れて裏蓋を閉める。
太ケーブルはAC100Vに接続する。
AC100V

入力側

送り側

調光スイッチでの調光制御方法
調光スイッチを押すごとに、系統の調光率が以下のように５段階で変化します。
・ 調光率 … 100 → 70 → 50 → 30 → 10%
調光スイッチロッドライト （調光スイッチ付タイプ：RL□□-FR**S） 取扱説明書

エイテックス株式会社

要保管

この度は、本製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本書をよくお読みの上、正しく安全にご使用ください。 工事終了後、本書はお客様が保管してください。

配線方法

取付方法

・ 調光スイッチ付タイプを使用して簡易調光を行う場合は以下のように配線してください。

太ケーブルはAC100Vに接続してください。

AC100V■ １系統の先頭には調光スイッチ付タイプ（品番：RL□□-FR**S）をご使用ください。
２台目以降は両端コネクタタイプ（品番：RL□□-FR**C）をご使用ください。
〈器具連結〉① 送り器具の送り側および連結器具の入力側の裏蓋を矢印方向にスライドし、コネクタを取り出す。
送り器具：裏蓋

調光スイッチ…

調光スイッチ

最大連結長15m（器具長）

連結器具：裏蓋入力※直列連結② 送り器具の送りコネクタを引き出して連結器具の入力コネクタに接続し、接続したコネクタを連結器具のアルミケースの中に入れる。
※ケーブルはエンドキャップの溝を通してください。

最小設置寸法造営材との離隔寸法（天井面設置）

コーニス照明コネクタ

送り側

器具の周囲温度が-10～40℃の範囲になるようにしてください。
器具の加熱を避けるため、下記の推奨寸法をお守りください。推奨寸法を遵守しない場合、破損・故障の原因となります。
コーブ照明

Ver.190423

連結したコネクタ

ケーブル

送り側

入力側

造営材との離隔寸法（壁面設置）

10以上

100以上

150以下

③ 送り器具および連結器具の裏蓋を閉める。

10以上

送り側

入力側

130以上

50以上

100以下

〈ホルダー取付〉
器具には右表の数量のホルダーが同梱されていますので、梱包数に応じたホルダーを取り付けて器具を固定してください。
単位：ｍｍ

110以上
120以上

120以上

密閉空間（下向き）

密閉空間（上向き）※密閉空間でご使用される場合、放熱の良い素材、もしくは放熱穴を開けてください。

ホルダーを取り付ける際は、取付面に応じた材質のM4ねじを選定ください。
・ 木に固定する場合の推奨：
木ねじ/呼び径4.1/丸頭ねじ

Ｌ（器具長）
305mm
603mm
902mm
1201mm
1500mm

ホルダー付属数

2個3個
4個

120以上

すべり止めねじ（別途）※垂直/斜めに固定する場合は、取付面に応じたねじですべり止めを行ってください。