2020.01

インテリア造作材

本社 〒760-0067

化粧用下地壁
施工説明書

首都圏営業
首都圏 第1・2・3チーム
グループ

必ずお読みください

施工される方へ香川県高松市松福町1-15-10

T E L（ 0 8 7 ）8 2 5 - 3 6 2 1

F A X（ 0 8 7 ）8 2 5 - 3 6 4 5

東日本営業 北海道・東北営業チーム T E L（ 0 8 7 ）8 2 5 - 3 6 3 2
関東甲信越営業チーム
T E L（ 0 8 7 ）8 0 6 - 3 6 6 0
グループ
中部営業チーム
T E L（ 0 8 7 ）8 2 5 - 3 6 2 2

F A X（ 0 8 7 ）8 2 5 - 3 6 9 5
F A X（ 0 8 7 ）8 2 5 - 3 6 4 5
F A X（ 0 8 7 ）8 2 5 - 3 6 4 6

西日本営業 近畿営業チーム
中四国営業チームグループ
九州営業チーム

T E L（ 0 8 7 ）8 2 5 - 3 6 2 3
T E L（ 0 8 7 ）8 2 5 - 3 6 2 4
T E L（ 0 8 7 ）8 2 5 - 3 6 2 5

F A X（ 0 8 7 ）8 2 5 - 3 6 4 7
F A X（ 0 8 7 ）8 2 5 - 3 6 4 8
F A X（ 0 8 7 ）8 2 5 - 3 6 4 9

特需営業
グループ

T E L（ 0 8 7 ）8 2 5 - 3 6 6 2

F A X（ 0 8 7 ）8 2 5 - 3 6 6 9

特需 第1・2・3チーム

施 工 前に製 品をよくお 確 かめください。

品 質 管 理 に は 万 全 を 期 して い ま す が 、万 一 品 質 に 不 都 合 な 点 が ご ざ い ま し た ら 、販 売 店 様 ま た は 弊 社 営 業 ま で すぐ にご 連 絡 くだ さ い 。施 工 前 の 製 品 に 限 り 、販 売 店 様 を 通 じ て 良 品 と 交 換 さ せ て い た だ き ま す。施 工 後 の 交 換 、補 修 は い た
し か ね ま す の で 必 ず 施 工 前 の ご 確 認 お 願 い し ま す。
ご使用になる前に必ずこの「 施 工 説明 書 」をご一 読いただきますよう、お願いいたします。
間 違った施 工を行ないますと製 品の品 質 劣 化や損 傷につながる可 能 性があります。 本 書にそわず施 工・取扱を行った場 合については当社での保 証はしかねますのでご注 意ください。

施工上のご注意
内装専用の製品です。
屋外での使用はできません。

キズ注意

屋外禁止
木質製品です。火気の取り扱いには充分お気をつけください。

火気厳禁

屋内でも直接水のかかる場所や湿度の高い場所での使用はしないでくだい。

施工時に部材表面をキズつけないようご注意ください。

水・湿気禁止躯体に使用する木材は乾燥材で垂直な物を選んでご使用ください。

反り・ねじれ厳禁

溶剤厳禁

溶剤・薬品・油・インク等が付着しないようにご注意ください。
付着した場合はすぐに拭き取ってください。放置するとシミ・変色・劣化の原因となります。

製品図面

寸法単位：mm

受桟セット90

厚み9090

［断面図］
500

100

5002C

460/2030

30814040

35
奥行カット層

間口カット層

厚み60

受桟セット6060

［断面図］
420
100

4202C

380/2030

30514040

35
奥行カット層間口カット層

受桟セット4040
1804040［断面図］
1802C35
間口カット層1140/2030

3031厚み40

施工前の確認事項

寸法単位：mm●本体と受桟は接着剤固定となります。
①接着剤は床貼用のウレタン系または変成シリコン系接着剤（現場調達）をご使用ください。
酢酸ビニル樹脂系不可。
周辺に接着剤がつかないよう養生をしっかり行なってください。
塗布量目安：ノズル穴径6mmで1列②硬化まで最低24時間必要なため、ビスなどで仮固定、水平を保持して養生してください。
●施工はクロス貼り前に行なってください。
●受桟および本体取付位置には12mm厚以上の下地合板による補強が必要です。
●受桟への差込施工のため、両壁納めの場合は手前スペースに本体奥行の２倍の空間が必要になります。
設計・施工の順番にご注意ください。
●厚み90、厚み60に関しては、本体奥行カットは­100mmまで対応です。

施工手順
A

1寸法単位：mm

折り上げ天井として取り付ける場合
受桟の取り付け
1 取り付け位置の墨出し

墨出し位置（任意高）

任意の高さで受桟取り付け位置を墨出ししてください。
（本体上面位置ー4mm）

背壁

2 受桟（背壁用）のカット

カット

受桟を間口寸法ー5mmでカットしてください。
側壁

3 背壁へ受桟取り付け同梱のビスL＝65で上下２箇所を固定します。
（厚み40は中心１箇所）
両端は側壁から約50mmの位置で固定、その他は450mmピッチ以内で固定してください。

受桟
側壁

［正面図］
約50 450以内

450以内 約504

本体上面位置
墨出し位置

ビス位置

本体下面位置●高さ・水平・受桟のコケにご注意ください。

4 側壁へ受桟取り付け

背壁の受桟に突き合わせ、同梱のビスL＝65で上下２箇所を固定します。
（厚み40は中心１箇所）
両端から約50mmの位置で固定してください。
5050●厚み40は特に受桟の取り付け向きにご注意ください。

本体を奥行カットして使用する場合は、受桟を本体奥行ー40mmでカットしてください。

3130

3130

受桟（背壁用）例＝本体奥行：450mm
受桟：410mmにカット

2

施工手順

寸法単位：mm2

本体のカット

間口本体を間口寸法­2mmでカットします。

［上面図］

奥行
［上面図］

芯材と同素材の緩衝材

間口寸法

奥行カット
100mm以内

受桟納まり部

後面

奥行カットが必要な場合は、取付奥行に合わせカットします。
厚み90・60は100mmまで対応。
後面

受桟納まり部
特殊強化芯材
奥行カット層（100mm分）

特殊強化芯材部分
前面

特殊強化芯材
間口カット層

本体カット寸法（間口­2）

カット位置

厚み90・60は奥行カット対応のため、100mmまでの奥行カット層を設けています。
100mm以上カットすると繊維方向が変わり芯材が取り除きにくくなります。

後面

緩衝材

（厚み40：間口カット層のみのため奥行カット非対応）

受桟納まり部

必ず緩衝材を取り付けたままカットしてください。
取り除いた空の状態でカットすると正確な寸法でカットできないことがあります。

3

特殊強化芯材の取り除き

間口

受桟納まり部を作るため、特殊強化芯材を1列分毎に前面から後面方向・上下２カ所にカッターで切込みを入れ、受桟寸法分の約3〜4列を取り除いてください。
本体

奥行

奥行カットをした場合は、後面に受桟納まり部を作るため、上下に切込みを入れ、受桟寸法分を取り除いてください。

前面
後面

後面上下2カ所に切込みを入れ受桟寸法分を取り除く

前面から後面へ
上下2カ所に切込みを入れ約3〜4列分取り除く（1列分＝約10mm）

それぞれ受桟端材を当て、サイズを確認しながら行なってください。
取り除き面はカッター等で削り平滑にしてください。

4

本体の取り付け

1 受桟部

接着剤塗布

受桟上面部分・手前側に接着剤（現場調達）を塗布します。

2 本体部

接着剤塗布

本体下面部分・手前側に接着剤（現場調達）を塗布します。

本体

完成

受桟にそって本体を差し込み、はみ出した接着剤をウエスなどできれいに拭き取ってください。
水平器で水平確認を行ないビスなどで仮固定し、最低24時間静置・養生してください。
前面

受桟上面に塗布

手前部分に塗布

3 本体取り付け

後面手前部分に塗布

本体下面に塗布

3本体

施工手順

寸法単位：mm

折り上げ天井として取り付ける場合（ 間口を延長する場合 ）1

受桟の取り付け1 受桟（背壁用）のカット

2 L字受桟の作成

間口寸法を測り、［間口­ A ­ B ＝5］となるように、A 、B の寸法を決定、カットしてください。
[正面図]

A

受桟（背壁用）本体を奥行カットして使用する場合は、受桟を本体奥行ー40mmでカットしてください。

間口寸法
A

受桟（背壁用）B

受桟（背壁用）B

例＝本体奥行：450mm
受桟：410mmにカット

受桟カット寸法（間口−5）

側壁

［正面図］
4450以内 約50

受桟（背壁用）

背壁墨出し位置
（任意高）

50
ビス位置

30

側壁
受桟（背壁用）3130厚み40は特に受桟の取り付け向きにご注意ください。

受桟（背壁用）31

本体下面位置5 側壁へ受桟取り付け

折り上げ天井として取り付ける場合
502A

1 、4 参照

50

本体のカット、取り付け折り上げ天井として取り付ける場合

2 〜 4 参照

※本体をカットする際は、上記 1 で決定した受桟寸法 A 、B にそれぞれ1mm足した寸法でカットしてください。
[正面図]
本体

受桟（背壁用）
本体カット寸法（ A ＋1）

受桟（ジョイント用）
をビスL＝65で上下２箇所固定します。
（厚み40は中心１箇所）
両端は約50mmの位置で固定してください。
50

墨出し位置

A

ビスL=65

4 L字受桟を連結受桟（背壁用）を同梱のビスL＝65で上下２箇所を固定します。
（厚み40は中心１箇所）
両端は約50mmの位置で固定、その他は450mmピッチ以内で固定してください。

約50 450以内

受桟（ジョイント用）

受桟（ジョイント用）

3 背壁へL字受桟取り付け

本体上面位置受桟（背壁用）と受桟（ジョイント用）をビスL=65で上下２箇所を固定してください。
（厚み40は中心１箇所）

本体カット寸法（ B ＋1）

本体

4

受桟（ジョイント用）

施工手順

寸法単位：mm

折り上げ天井として取り付ける場合（ L型の場合 ）1

受桟の取り付け B

1 受桟（框用）の作成

A

受桟（框用）
はL＝2030を本体奥行ー10mmにカットして作成してください。

2 A 本体へ受桟（框用）
取り付け受桟（框用）を同梱のビスL＝65で上下２箇所を固定します。
（厚み40は中心１箇所）
奥側は A の受桟に向かってビス打ちしてください。

墨出し位置

B （任意高）A 受桟をご覧ください。
※受桟取り付け位置は A と同時に Bも墨出ししておいてください。

●厚み40は特に受桟の取り付け向きにご注意ください。

3 壁面へ受桟取り付け

墨出し位置
（任意高）
303150A

受桟（框用）

30A 折り上げ天井として取り付ける場合

奥●高さ・水平・受桟のコケにご注意ください。

31

L型に組む場合は A（３方壁固定側）の取り付けから行ないます。
A の施工手順は受桟（背壁用）を取付間口寸法ー35mmでカットしてください。

受桟（框用）に突き合わせ、同梱のビスL＝65で上下２箇所を固定します。
（厚み40は中心１箇所）
両端から約50mmの位置で固定、その他は450mmピッチ以内で固定してください。

A

本体を奥行カットして使用する場合は、受桟を本体奥行ー40mmでカットしてください。
例＝本体奥行：450mm／受桟：410mmにカット

2
A

4

3

本体のカット
折り上げ天井として取り付ける場合

A

2 参照

特殊強化芯材の取り除き折り上げ天井として取り付ける場合

3 参照

本体の取り付け

1 受桟部

接着剤塗布

2 本体部

受桟上面部分・手前側に接着剤（現場調達）を塗布します。

接着剤塗布

本体下面部分・手前側に接着剤（現場調達）を塗布します。
本体

受桟上面に塗布手前部分に塗布

前面

A
後面

手前部分に塗布

本体下面に塗布

3 本体取り付け完成

受桟にそって本体を差し込み、はみ出した接着剤をウエスなどできれいに拭き取ってください。
水平器で水平確認を行ないビスなどで仮固定し、最低24時間静置・養生してください。

AB

5施工手順

寸法単位：mmB

垂壁／幕板として取り付ける場合

1

受桟の取り付け
1 取り付け位置の墨出し

墨出し位置（任意位置）

天井の下地を確認し、施工が可能な任意の位置に墨出ししてください。
（本体外面位置­4mm）

2 受桟のカット

側壁受桟を間口寸法ー5mmでカットしてください。

カット

受桟

側壁

3 天井へ受桟取り付け［正面図］

同梱のビスL＝65で中心１箇所を固定します。
両端は側壁から約50mmの位置で固定、その他は450mmピッチ以内で固定してください。

●高さ・水平・受桟のコケにご注意ください。

2A4313130●厚み40は特に受桟の取り付け向きにご注意ください。

約50 450以内

450以内 約50

ビス位置

受桟

墨出し位置
本体外面位置

4 側壁への受桟取り付け
天井の受桟に突き合わせ、同梱のビスL＝65で中心1箇所を固定します。
両端から約50mmの位置で固定してください。

本体を奥行カットして使用する場合は、受桟を本体奥行ー40mmでカットしてください。

50

例＝本体奥行：450mm
受桟：410mmにカット

50

30

3

本体のカット
折り上げ天井として取り付ける場合

本体外面位置

4

背壁

A

2 参照

特殊強化芯材の取り除き折り上げ天井として取り付ける場合

3 参照

本体の取り付け

1 受桟部

接着剤塗布

2 本体取り付け

受桟にそって本体を差し込み、はみ出した接着剤をウエスなどできれいに拭き取ってください。

本体内側・手前側に接着剤（現場調達）を塗布します。
本体

後面完成

接着剤の垂れにご注意ください。

前面

ビスなどで仮固定し、最低24時間静置・養生してください。

手前部分に塗布

本体

6施工手順

寸法単位：mmC小壁／袖壁として取り付ける場合

1

受桟の取り付け
1 取り付け位置の墨出し

カット
受桟
背壁ビス位置

受桟側壁同梱のビスL＝65で左右２箇所を固定します。
両端は約50mmの位置で固定、その他は450mmピッチ以内で固定してください。

4本体外面位置

墨出し位置

4 天井・床へ受桟取り付け
背壁の受桟に突き合わせ、同梱のビスL＝65で左右２箇所を固定します。
両端から約50mmの位置で固定してください。

2A

4313130●受桟のコケにご注意ください。
●厚み40は特に受桟の取り付け向きにご注意ください。

5050

本体を奥行カットして使用する場合は、受桟を本体奥行ー40mmでカットしてください。
例＝本体奥行：450mm
受桟：410mmにカット

30

3

本体のカット
折り上げ天井として取り付ける場合

450以内

受桟を高さ内寸ー5mmでカットしてください。

[正面図]

450以内

3 背壁へ受桟取り付け

約50

2 受桟のカット

墨出し位置（任意位置）約50

背壁の任意の位置に受桟取り付け位置を墨出ししてください。
（本体外面位置­4mm）

A

2 参照

特殊強化芯材の取り除き折り上げ天井として取り付ける場合

3 参照

本体の取り付け

1 受桟部

接着剤塗布

本体と受桟の接合部に接着剤（現場調達）を塗布します。

2 本体取り付け完成

受桟にそって本体を差し込み、はみ出した接着剤をウエスなどできれいに拭き取ってください。

床面への接着剤はみ出し・差込時のすりキズに注意してください。
本体

手前部分に塗布

ビスなどで仮固定し、最低24時間静置・養生してください。

本体7

建築基準法に基づくホルムアルデヒド発散等級
製品名：インテリア造作材
化粧用下地壁製造者名称：南海プライウッド（株）
発散区分：F☆☆☆☆
ロット番号：製品梱包に記載- 構成材料 部材・部位

材料名

表示区分

認定・
登録種類

化粧用下地壁ハニカムコア・防湿シート貼り
MDF ボードF☆☆☆☆

自主表示登録認定・
登録番号

認定登録機関

K-002836 （一社）日本建材・住宅設備産業協会

この用紙は建築基準法に基づく納入部材の確認書類となりますので、大切に保管して工事責任者へ渡してください。

問合せ先：品質管理チーム

087-894-8025