施工時の注意
必ずお守りください。灯具が損傷し、感電、発煙、発火の原因になります。

■ AC100Vに ■ 尖った工具を接続しない！
使わない！

NG!

NG!

■ 足で踏まない！ ■ 灯具を引っ張ったり、ねじったりしない！

NG!

NG!

NG!

■ 土台（取付面）の繋ぎ目でチャンネルを分割しない！ ■ 光軸垂直方向(たて方向)に曲げない！

NG!

土 台 の 振 動 や ズレ が直接灯具に影響し、断線しやすい！

光軸水平方向に曲げ可能※曲げ半径は仕様を参照

OK

土台の振動やズレをチャンネルが抑制できるので、灯具が断線しにくい。

光軸垂直方向への曲げはNG

シリコンライトβ取扱説明書 (本体説明書)

要保管

エイテックス株式会社

このたびは、本製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本書をよくお読みの上、正しく安全にご使用ください。 工事終了後、本書はお客様が保管してください。
製品仕様
感電・火災などの原因となります。必ずお守りください。
□ 電気設備の工事・取り扱いは、電気工事士の資格が必要です。
□ 本製品はDC 24V専用です。AC 100V など、DC 24V以外の電圧を絶対に入力しないでください。
□ 本製品の分解・改造をしないでください。（カット加工を除く）

姿図
製品本体

■本体仕様
項目
品名
品番
**2528単色タイプ
GLS-**K30354050単色カラータイプ
GLS-*
RB

発光色

□ 本製品に直接ネジを打ち込まないでください。
本製品の取り付け方法については「取付方法」の項をご確認ください。

入力電圧

DC 24 V±5% （弊社指定の電源をお使いください）

消費電力

2500K～5000K：10W/m□ 本製品を破損するようなことをしないでください。

使用環境

屋内、屋外 -10 ～ +50 ℃ (IPカット単.5 mm ( 単 ) でカット加工可能
但し、施工現場でのカット加工に起因する不具合は、保証対象外

外形寸法「外形図」を参照してください

重量130g/m

色温度 2500K 2800K 3000K 3500K 4000K 5000K□ 濡れた手で本製品の施工・点検をしないでください。
□ 周囲温度 -10～+50℃ の環境でご使用ください。収納部の空間や造営材との距離など放熱にも注意してください。
□ 本製品を以下のような場所で使用しないでください。
・ 硫黄成分などの腐食性ガス、可燃性ガスが発生する場所
・ 常時水の掛かる場所、水中、水の溜まる場所

直線チャンネル(施工補助部材)

仕様
シリコンライトβ□ 本製品の取付け・取外しは必ず電源を切ってから行ってください。

・引っ張る、踏みつける、極端に曲げる、ねじる など

Ver.20240627

赤LEDピッチ※オプション
固定ホルダ(施工補助部材)

曲線チャンネル(施工補助部材)

R,B：9W/m
耐塵防浸形）(固定ホルダ内蔵)(5個セット)※オプション※オプション

寸法・外観

R 0 mm （光軸水平方向）※光軸垂直方向曲げ禁止
9.5 mm最小曲げ半径(固定ホルダ内蔵)

青.5mm()単でカット可能※

リー 仕様の場合

・ 湿気が残りやすい場所
・ 浴室やサウナなど、高温高湿となる場所
・ 激しい振動、衝撃の加わる場所□ 定期的に、清掃・点検を実施してください。長期間放置して使い続けると、発煙、発火、感電などに至る可能性があります。
チェックシートは日本照明工業会のホームページに掲載されています。
・ 自主点検、清掃：1年に1回（https://www.jlma.or.jp/anzen/pdf/anzenCS_SISETUshomei.pdf）
・ 工事店などの専門家による点検、清掃：3年に1回

品名
直線チャンネル

品番仕様
FAS00-01GS アルミ(アルマイト仕上げ) / 長さ 1m / 固定ホルダ8個付き

曲線チャンネル

FAC15-01GS アルミ(アルマイト仕上げ) / 長さ 1m / 固定ホルダ8個付き

固定ホルダ

KAGS-HA

ステンレス(5個セット)

端末処理キット

KTGS2-C

エン キャップ4個入り、接着剤/透明(10ml)□ 点灯中は発光部を直視しないでください。目を痛めることがあります。
□ 静電気に注意してください。故障の原因になります。
□□□

LEDの特性にはバラつきがあります。各LEDの明るさ、色味が異なる場合がありますが、不良ではありません。
RGBの同時点灯による白色は、単色LEDの白色とは色合いが異なります。
LEDの経時変化により、発光色のバランスが初期とは異なってくることがあります。

三角法 単配線方法■推奨電源(オプション)メーカー（https://www.jlma.or.jp/anzen/pdf/anzenCS_LED.pdf）□ 本製品に異常が発生した場合は、ただちに電源を切り、販売店・工事店にご相談ください。

断面図■施工補助部材（オプション）

MEAN WELL

本製品の最大器具長は5054mm + 端部10mmです。

品番

接続可能な製品長接続可能な製品長［赤・青］

HLG-60H-24

4.2m

4.7m

HLG-100H-24

6.7m

7.4m

HLG-150H-2410.5m

11.7m

HLG-240H-2416.8m

18.7m

HLG-320H-2422.4m24.9m

使用環境

備考

最長約10.1m (例：5054mm × 2本) まで連結が可能です。
使用可能な電線の種類・長さについては、弊社営業にお問い合わせください。
製品長の合計が約10.1m 以内の場合

屋内・屋外

リード線（桃色）がプラス（＋）(赤色)
約10.1m 最長

IP67
ACラインへ(5059mm)(5054mm)+※ 電源の長期信頼性を確保するために、上記接続可能な製品長を超える接続は行わないでください。
※ 本製品を直列に連結できる最大の長さには制限があります。「配線方法」の項を参照してください。
※ 推奨電源以外の電源を使用する場合は、必ず過電流・過電圧保護機能の付いた電源を使用してください。

連結 はスリーブ・絶縁テープ・熱収縮チューブなどで絶縁・防水処理をする

製品長の合計が約10.1mを超える場合
以下の図のように電源から並列に配線します。
約10.1m
ACラインへ

電源
ＤＣ２４Ｖ

保(5059mm)(5054mm)-

電源
ＤＣ２４Ｖ(5059mm)(5054mm)

最長(5059mm)(5054mm)+証□ 本製品の保証期間は納入後1年間です。

電源を複数使用する場合

但し、分解・改造した場合は保証の対象になりません。

電源を複数使用する場合、電線の種類や長さが異なると電線による電圧□ 現場にてやむを得ないカット加工が発生した場合、それに降下量に差が発生し、本製品の入力電圧に差が生じる為、明るさに差が起因する不具合については保証の対象外となります。

出る場合があります。電線の種類と長さは等しくする事を推奨します。

：mmシリコンライトβ取扱説明書 (本体説明書)

エイテックス株式会社

要保管

このたびは、本製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本書をよくお読みの上、正しく安全にご使用ください。 工事終了後、本書はお客様が保管してください。
製品の現場切断について

Ver.20240509

設置工事(つづき)□施工現場でやむを得ず長さ調整が必要となった場合、66.5mm(7球)単位でカットすることが出来ます。

曲線チャンネルによる取付け□

現場でのカット加工に起因する不具合は保証の対象外となります。

曲線チャンネルによる取付けは、基本的に直線チャンネル(左ページ)と同じです。ただし曲線チャンネルを必要な形状に曲げた後、□カットの際にはカット位置（下図参照）をご確認の上、作業願います。

ネジで固定します。また灯具がたるまない様に、軽く引っ張りながら(左ページの(4)同様)曲線チャンネルに固定してください。

□

カット後の処理には端末処理キット（オプション）が必要です。事前にご購入ください。

□

カット後に端末処理キットを使用せず施工した場合、ショート・漏電等での発煙・発火の原因となります。

カット 置※曲線チャンネルの場合、灯具の最小曲半径はR60mm以上にしてください。

66.5mm

灯具の取外しかた(1) 灯具を取外すときは図５の様に、固定ホルダから100から150mmの※ 図６のように、灯体を強く引いて取外さないでください。LEDが不点灯になる可能性があります。

置で灯具を真上にゆっくり持ちあげるように取外してください。この時取外し角度が45°以上にならない様に注意してください。
※ 左図カット 置の破線部でカットしてください。
モールカッターでのカットをお勧めします。
・カットマーク以外の 置でカットするとLEDの不点灯になります。
・斜めにカットするとLEDの不点灯や、端末処理キットの接着不良となります。
※一度カットすると元に戻せませんので慎重に作業してください。

カットマーク拡大図
破線部分をカットする

灯具

灯具設置工事直線チャンネルによる取付け

直線および曲線チャンネル(1) 直線チャンネルを必要な長さに切断します。灯具の寸法調整を行う場合は、上記の 「製品の現場切断について 」

固定ホルダ(内蔵)直線および曲線チャンネル

図５

固定ホルダ(内蔵)図６の欄を参照してください。
(2) 直線チャンネル切断面のバリをきれいに除去します。バリがあると、LED不点灯や故障・感電・火災の原因になります。

固定ホルダの取付け方
曲線チャンネルで曲げ部が多かったり、灯具発光面の高さ均一性がより(3) 図１のように直線チャンネルを平面にネジで固定します。取付面の材質に応じたネジを選定してください。

固定ホルダ

固定ホルダの爪要求される場所では、図７のように固定ホルダ（オプション）を追加利用木に固定する場合の推奨： 木ネジ 呼び径3.1 丸頭ネジしてください。
(1) 固定ホルダを下方向にマイナス ライバ等で奥までカチッと音がするまで直線チャンネル押込み装着します。

灯具木ネジ

図１
（注） エン キャップは図２のように直線チャンネルの外に出してください。

灯具エン キャップ

直線チャンネル(2) 固定ホルダを矢印(⇔)方向にスライ して、固定ホルダ間の距離が等間隔固定ホルダ突起
(2ヵ所)
灯具リブ
(2ヵ所)

スライ できません。

灯具の垂直取付
灯具を壁や柱に垂直(鉛直)に取り付ける場合は灯具が下方にずれる場合があります。

(4) 図３のように灯具を端の方から、たるまないように矢印方向(⇒)へ軽く引っ張りながら直線チャンネルの奥の方へ順次差し込み固定します。 このとき図４のように灯具リブを固定ホルダ突起の奥まで確実に差し込んでください。

⇒

図７(3) ネジでチャンネルを固定し、灯具を取付けます。ネジ取付け後、固定ホルダは

図４ 断面図直線チャンネルチャンネルになるよう調整します。

チャンネル突起と固定ホルダ

図２※固定ホルダの底部には図７のように4つの爪があります。2つしか嵌合しないことがありますので、4つ嵌合している事を確認してください。

図８のように適切なL字金具等を最下端に固定してください。

リー 線

ただし、Ｌ字金具がリー 線を挟むと故障火災の可能性が有りますのでリー 線を挟まないように注意してください。
(1) 必ず専用のチャンネル、固定ホルダをご使用ください。
(2) 本体に直接ネジを打ち込まないでください。故障・感電・火災の原因となります。
(3) 本体裏面に面テープや接着剤を塗布し貼り付けないでください。

図８(4) エン キャップは接着剤で防滴加工しています。強い力を加えないでください。防滴性能が低下します。

エン キャップ

灯具(シリコンライトβ)

図３(5) リー 線が引っ張られた状態で施工しないでください。LEDが不点灯になったり、防滴性能が低下します。

Ｌ字金具