プレイバック機能

Sulcanプラント異常発生時、調査にお困りではないですか？
プラント操業中に異常が発生した際、原因究明の為のアラーム履歴解析/操作ログ解析等、膨再表示可能期間は１年間と長期間であり、アラーム履歴や操作ログのプレイバックも同時大な時間が掛かります。
本機能はプロセスグラフィック画面にて装置や機器の稼働状態を任意の時刻に遡って再表示できる機能です。
2に行えます。
異常発生時の原因調査以外に、業務の引継ぎや若手社員様へのオペレーション教育等、様々な活用が行えます。

1

3

1

任意に設定した日時のプロセスデータ、装置/バルブ/動力機器の稼働状態を、プロセスグラフィック画面/アラーム履歴画面/操作ログ画面にて完全再現

2

プレイバックしている時間が一目でわかる

3

動画の早送り/早戻しのようにプレイバック表⺬を行うことが可能

プレイバック/CENTUMとの連携

SulcanCENTUMと連携し操業解析を簡単に実現します。
CENTUM*1と組み合わせることで、CENTUMのプロセスグラフィック画面、アラーム履歴、操OPC通信にてデータ収集を行うだけですので、CENTUM(プラント)の操業には一切影響を与える作ログのプレイバック表示が行えます。
CENTUMとの結合は、HIS-OPC*2を使用しことなく、プロセスの操業解析が行えます。

Ethernetで接続します。
*1横河電機製「統合生産制御システム」CENTUM*2HIS-OPCはCENTUMオプション機能です。

2

M

M

SulcanM

M

M

M

Ethernet

1
OPC通信
Vnet/IP

3

Ｍ

Ｍ

プロセス信号

プロセス信号

Vnet/IP

プレイバック画面を構築

CENTUM、CENTUMVPロゴは、横河電機株式会社の登録商標です。

1

OPC通信用UTPケーブルの敷設のみでDCSデータの取得が可能

2

CENTUMと同一のプロセス画面を複製し違和感のないプレイバックを提供

3

プレイバック画面はプロセス画面を複製し作成する為低コストで提供

リモート定期点検機能

Sulcan

巡回点検の効率化をしてみませんか？
伝送機能のない現場計器/パネル計器の数値や、設備稼働状況の五感での点検結果を紙にSulcan上で点検カレンダーを作成し、カレンダーとスマホアプリを同期させることで、記録しデータ化する作業は非常に手間が掛かります。スマートフォンとSulcanを組み合わせることにより、ペーパレス化や、点検忘れの防止を行うことが出来ます。

カレンダーに沿って点検内容や手順をスマホに表示し、点検作業を支援します。
点検結果は都度Sulcanに送信しますので、点検日報は自動で作成されます。

クラウド

Sulcan1

Googleカレンダーに日ごとに行う点検内容を記入

令和x年x月x日 点検カレンダー
日
4月

火

水

金
2

ポンプA,D,E
機器A,B,C

ポンプB,C
機器D,E,F

895611121314

ポンプF,G,H
機器G,H,I

ポンプA,D,E
機器A,B,C

1819202122ポンプA,D,E
機器A,B,C

ポンプB,C
機器D,E,F2627282930

ポンプF,G,H
機器G,H,I257

木
1ポンプA,D,E
機器A,B,C

ポンプF,G,H
機器G,H,I

ポンプA,D,E
機器A,B,C土
3

点検当日にGoogle

10ポンプB,C
機器D,E,F

15

1617ポンプB,C
機器D,E,F

ポンプF,G,H
機器G,H,I2324

スプレッドシート
点検結果を帳票&点検内容を通知として自動保存

ポンプB,C
機器D,E,F

令和x年x月x日
本日の点検内容
2

任意印字
自動印字

ポンプA

3

異音はないか・ポンプA
外観に問題ないか：無し
異音は無いか：無し

振動値の記録匂いは無いか：無し
振動値：X軸 0.65
Y軸 0.32
吐出圧ゲージ確認：良好ベアリング注油：実施

X軸： 0.65
Y軸： 0.32
外観の確認
吐出圧ゲージ確認

スマートフォン
Google カレンダー、Google カレンダー ロゴ、Googleスプレッドシート、Googleスプレッドシートロゴは、Google LLC の商標です。

1

カレンダー形式で誰でも扱いやすい点検一覧表を作成可能

2

見やすい操作画面で点検忘れを防止

3

任意のフォーマットで作成可能。従来のフォーマットを崩さず構築可能スマートフォンでのリモート監視機能

Sulcan

宿直や休日出勤のコスト削減に貢献します！
プラント監視を外出先や休日に行いたい場合、工場へ出社する必要がある為、時間とコストがまた、リモート監視機能*により、警報発報を検知→リモート操作監視を行う、といった無駄のな発生します。
本機能はプラントデータを定期的にHTML形式
で操作監視PC上にアップロードする機能であり、遠方からプラント情報の監視を行えます。

いオペレーションが可能となります。HTML形式の為、インターネットにアクセス可能な媒体であれば表示媒体に縛りがありません。
*Microsoft社のリモートデスクトップ接続を使用し実現します。

スマートフォン

Sulcan1

2016/04/22 16:18:53
ワークA

ワークB

12:24
xx年x月x日

ワークC

作業
2998
作業
A
599
作業
B
299
撹拌機A
C

警報発報

重故障
タンクA圧力 HI
装置
装置 LO装置
ポンプA電流値

A

B

表⺬+音で
通知

タブレット

C

通知センター

警報メール
通知メール
撹拌機A 重故障メール

リモート
監視

タンクA圧力 HI
メール
ポンプA電流値 LO

警報
CSV
HTML
2Internet

必要に応じて接続

プラント情報をHTML形式でアップロード
3

ルータ

1

表⺬と音で確実にオペレータに通知

2

HTML形式の為自在なカスタマイズが可能

3

システム内ランニングコストはルータ用の通信費のみ (スマートフォン通信費は別途必要です)プログラム運転機能

Sulcan

試験設備等、PLCレスで設定出力可能ですあらかじめ登録した運転パターンに従い、出力を自動で変化させる機能です。

プログラムコントローラの場合設定ソフトが必要ですが、本機能の場合はSulcanの操作画面上簡単な条件遷移であれば、PLCレスで調節計等に設定変更が可能です。

でポイント設定、及びパターン変更を容易に行うことが可能です。

Sulcan2

パターン設定
10s
10.5
11.2
5.2

①②
③

345s
7.3
20.5
20.5

1m10s 1m40s
4.5
15.3
32.1
44.5
-

装置A
装置B
装置C
指⺬調節計 指⺬調節計 指⺬調節計
PV

装置A

装置B

装置C

PV

PV

14.2028.5248.95

SPSPSP

Fn

F1

A/M

F215.30DISPLAY

Fn

F1PARAMETER

A/M

F2

SET/ENTER

32.10
DISPLAY

Fn

F1PARAMETER

A/M

F2

SET/ENTER

55.20
DISPLAY
SET/ENTER
PARAMETER

Ethernet
Modbus/TCP通信
℃

1

パターン①

パターン②℃t

複雑な遷移条件

℃

t

パターン③

でなければPLC不要

1

PLCレスで構築可能なため、ハード費やエンジニアリング費を抑えられる

2

横河電機製 UTadvanceシリーズであれば、特注仕様不要で接続可能

3

パターン設定や切り替えがSulcan画面上で容易に可能tその他便利機能について

SulcanSulcanは他にも便利機能を多数保有しております。
画面展開制限機能
・特定画面の展開時にパスワードを要求可能です。
・一定時間無操作状態で放置するとデフォルト画面に戻すことが可能です。

メモ機能
・画面上でメモが書ける伝言板機能です。
・当直の引継ぎや部品交換等の日程をメモする等、メモ帳アプリ代わりにも使用できます。

その他、ユーザのご要求があれば様々な機能を開発しご提供します。お気軽にご相談ください。