施工時の注意
必ずお守りください。灯具が損傷し、感電、発煙、発火の原因になります。
■ AC100V に接続しない！

NG!

■ 尖った工具を使わない！
接続しない！

■ 足で踏まない！

NG!

■ 土台（取付面）の繋ぎ目でチャンネルを分割しない！

NG!

NG!

■ 灯具を引っ張ったり、ねじったりしない！

NG!

■ 光軸垂直方向(たて方向)に曲げない！

土台の振動やズレが直接灯具に影響し、断線しやすい！

光軸水平方向に曲げ可能※曲げ半径は仕様を参照

OK

土台の振動やズレをチャ ンネルが抑制 できるので、灯具が断線しにくい。

光軸垂直方向への曲げは NG

エイテックス株式会社

シリコンライトαフルカラー (RGB タイプ) 取扱説明書
このたびは、本製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本書をよくお読みの上、正しく安全にご使用ください。 工事終了後、本書はお客様が大切に保管してください。
本書に記載の内容は、予告なく変更される場合があります。ご了承ください。

要保管
ZTE1GLF ver.20240705

製品仕様
感電・火災などの原因となります。必ずお守りください。




電気設備の工事・取り扱いは、電気工事士の資格が必要です。
本製品は DC 24V 専用です。AC 100V など、DC 24V 以外の電圧を絶対に入力しないでください。
本製品の分解・改造をしないでください。（カット加工を除く）
本製品の取付け・取外しは、必ず電源を切ってから行ってください。
本製品に直接ネジを打ち込まないでください。本製品の取り付け方法については、「取付け方法」の項をご確認ください。
本製品を破損するようなことをしないでください。（引っ張る、踏みつける、極端に曲げる、ねじる など）
濡れた手で本製品の施工・点検をしないでください。
本製品を以下のような場所で使用しないでください。
 常時水の掛かる場所、水中、水の溜まる場所
 湿気が残りやすい場所
 灯具の放熱が悪い場所
 浴室やサウナなど、高温高湿となる場所
 激しい振動、衝撃の加わる場所
定期的に、清掃・点検を実施してください。長期間放置して使い続けると、発煙、発火、感電などに至る可能性があります。チェックシートは、日本照明工業会のホームページに掲載されています。
 自主点検、清掃 （1 年に 1 回 https://www.jlma.or.jp/anzen/pdf/anzenCS_SISETUshomei.pdf）
 工事店などの専門家による点検、清掃 （3 年に 1 回 https://www.jlma.or.jp/anzen/pdf/anzenCS_LED.pdf）

 本製品に異常が発生した場合はただちに電源を切り、販売店・工事店にご相談ください。






点灯中は発光部を直視しないでください。目を痛めることがあります。
静電気に注意してください。故障の原因になります。
光軸垂直方向に曲げないでください。故障の原因になります。
リード線が引っ張られた状態で施工しないでください。故障の原因になります。
周囲温度 -10～+50℃ の環境でご使用ください。収納部の空間や造営材との距離など、放熱にも注意してください。
 本製品を硫黄成分などの腐食性ガス、可燃性ガスが発生する場所で使用しないでください。(例) ゴム、ゴムを含む加工品、ダンボールなど、硫黄成分を含む部材の近く。温泉地など、大気中に硫黄成分を含む場所。
 最小曲げ半径(R60mm)より緩い曲げであっても、灯具を繰り返し曲げることは故障の原因になります。チャン
ネルへの取り付けなど、施工時を含め灯具を曲げる回数は 5 回以下にしてください。また、扉の開閉箇所などには取り付けないでください。

◼ 本体
品名
品番
発光色 *1
入力電圧
消費電力
使用環境
外形
カット単位
重量
最小曲げ半径最大直列連結長 *2
光源ピッチ

シリコンライトαフルカラー
GL-F
赤、緑、青 およびそれらの合成色
DC24V ±5% （弊社推奨の電源をお使いください）
10 W / m
屋内・屋外 -10 ～ +50℃ (IP67 耐塵防浸形）「外形図」を参照してください
57mm (6 球単位) でカット加工可能
180g/m
R60mm (光軸水平方向) ※光軸垂直方向曲げ禁止
10.1m (5016mm ｘ 2 本 + 端部長）
9.5mm

*1 LED の特性にはバラつきがあります。明るさ、色味が異なる場合がありますが、不良ではありません。
RGB の同時点灯による白色は、単色 LED の白色とは色合いが異なります。
LED の経時変化により、発光色のバランスが初期とは異なってくることがあります。
*2 接続可能な製品長は、電源および DMX レシーバーによっても制限されます。「推奨電源(オプション)」および「配線方法」の項を参照してください。

◼ 施工補助部材（オプション）
品名
直線チャンネル
曲線チャンネル
端末処理キット

品番FAS00-01GD
FAC20-01GD
KTGL2-C

直線チャンネル FAS00-01GD

備考
L=1m
L=1m
接着剤、エンドキャップ 4 個
曲線チャンネル FAC20-01GD

◼ 推奨電源(オプション)◼ 適合 DMX レシーバー（オプション）

メーカー

品番

接続可能製品長MEAN WELL

HLG-60H-24
HLG-100H-24
HLG-150H-24
HLG-240H-24
HLG-320H-24

4.2 m
6.7 m
10.5 m16.8 m
22.4 m

使用環境

メーカー

備考

エイテックス
屋内・屋外

品名
DMX レシーバー
DMX レシーバー34ch DMX レシーバー

品番
CC13CC17CC19IP67
 適合 DMX レシーバー(オプション)の仕様書に基づいて施工ください。
 適合ＤＭＸコントローラについては、弊社営業までお問い合わせください。



常時水の掛かる場所、水中、水の溜まる場所には設置できません。
電源の長期信頼性を確保するために、上記接続可能な製品長を超える接続は行わないでください。
本製品を直列に連結できる最大の長さには制限があります。「配線方法」の項を参照してください。
推奨電源以外の電源を使用する場合は、出力電圧が 24V±5%で過電流・過電圧保護機能の付いた電源を必ず使用してください。

◼ 外形図※ リード仕様の場合

本製品のリード線色と LED 色
リード線色仕様□白リード線 ⇔ ＋24V白線■赤リード線 ⇔ ■赤色 LED
赤線
赤色用⇔ ■緑色 LED■緑リード線
緑線
緑色用⇔ ■青色 LED■青リード線
青線 青色用5

球 単位でカット可能

カット位置 ーク
カット 囲

カット位置 ーク

大図

備考
屋内専用

配線方法

施工現場でのカット加工

 接続する製品長は、以下の条件をすべて満たす必要があります。
 直列に連結する製品長が 10.1m (例 501× 2 本) 以下であること。（最大直列連結長）
 直列接続／並列接続を含め、電源に接続される製品長の合計が、「推奨電源(オプション)」に示す接続可能製品長以下であること。
 直列接続／並列接続を含め、接続される製品長の合計が DMX レシーバーの「接続可能灯具長」以下であること。（DMX レシーバーの取扱説明書を参照）
 使用可能な電線の種類・長さについては、弊社営業にお問い合わせください。
 製品や電源を並列に複数系統で接続する場合、製品間の明るさや色味の差を防ぐため、各系統の電線の種類と長さは等しくすることを推奨します。
 使用する各機器の取扱説明書を参照の上、正しく配線してください。
市販コントローラ
市販コントローラは DMX レシーバーと整合がとれた製品を使ってください。

 カット後、断面の切りくずやゴミは完全に除去してください。ショートの原因になります。
 ショート・漏電等による発煙・発火防止、および防水のため、カット後は端末処理キットでの処理が必要です。

 施工現場で灯具を短くカットする場合は、カット加工が可能です。カット可能な位置は「外形」の項目を参照してください。
 事前に端末処理キット（品番 KTGL2-C）をご購入ください。
 一度カットすると元に戻せません。注意して作業してください。
カット 囲
 斜めにカットすると LED の不点灯や、端末処理キットの接着不良の原因となります。
 誤った位置でカットすると不点灯の原因となります。
カット位置 ーク 大図
 施工現場でのカット加工に起因する不具合は、保証の対象外です。
1.
2.
3.
4.

カット位置を決めます。
モールカッターなどを使用し、本体をカットします。
カット断面に切りくずやゴミがないことを確認します。
カットした部分を端末処理キット（オプション）で処理します。端末処理キットの説明書を参照してください。

取付け方法
電源 DC24V

AC ライン

電源装置は使用する灯具の長さに応じて「推奨電源(オプション)」を参照して選定してください。

DMX レシーバー
CC13/CC17/CC19

DMX 信号線の配線は DMX レシーバーの取扱説明書に従ってください。
製品間は同じ色のリード線同士を接続します。

製品

 チャンネルの取り付け面への固定、灯具のチャンネルへのはめ込みは確実に行ってください。取付けが不十分な場合、落下の危険性があります。
 チャンネルを使用して製品を縦方向に取り付ける場合は、適切な L字金具等を使って灯具を固定してください。固定しないと、灯具がずれて落下する危険性があります。なお、L 字金具がリード線を挟むと故障や火災の原因となります。リード線を挟まないように十分注意してください。

直線チャンネル
灯具
リード線

L 字金具

本製品のリード線色と LED 色□白リード線 ⇔ ＋24V■赤リード線 ⇔ ■赤色 LED■緑リード線 ⇔ ■緑色 LED■青リード線 ⇔ ■青色 LED

接続する製品長が上記条件より長い場合は、条件を超えないように、複数系統に分割して並列接続してください。

 灯具端部のエンドキャップはチャンネルの外に出してください。エンドキャップをチャンネルの中に押し込むと、故障の原因になります。
 必ず、「施工補助部材（オプション）」に記載されたチャンネルを使用してください。
 本体に直接ネジを打ち込まないでください。故障・感電・火災の原因となります。
 本体裏面に 面テープの貼り付けや、接着剤の塗布をしないでください。
 製品を最小曲げ半径(R60mm)よりきつく曲げないでください。不点灯になる可能性があります。
 エンドキャップは接着剤で防滴加工しています。強い力を加えないでください。防滴性能低下の原因となります。
 リード線を強く引っ張らないでください。不点灯、防滴性能低下の原因となります。

◼ 直線チャンネルによる平面への取付け
1.
2.
3.
4.
5.

チャンネルから製品を取り出す場合

直線チャンネル（品番 FAS00-01GD）を必要長さに切断します。灯具のカットは、「施工現場でのカット加工」を参照してください。
直線チャンネル切断面のバリを除去します。バリは灯具やリード線を傷つけ、LED 不点灯や故障・感電・火災の原因になります。
直線チャンネルを取付け面にネジで固定します。取付け面の材質に応じたネジを選定してください。
・木に固定する場合の推奨ネジ 木ネジ 呼び径 4.1 丸頭ネジ
灯具を直線チャンネルに順次差し込み固定します。灯具リブが直線チャンネルのリブにはまるまで、確実に差し込んでください。
取り付け後、灯具がチャンネルに確実にはまっていることを確認してください。

 チャンネルからの取外しは極力避けてください。取り付け/取り外しの繰り返しは故障の原因となります。
 やむを得ず製品をチャンネルから取り外す場合は、チャンネルに対して垂直方向に製品を持ち上げ、製品とチャンネルの角度が 45 度以下の 囲で、ゆっくりと製品を取り外してください。製品を無理に引き抜くと、製品が損傷する場合があります。

取り付け/取り外しの繰り返しは故障の原因。
エンドキャップはチャンネルの外に出す

チャンネル

灯具リブが、チャンネルのリブにはまるまで差し込む

大図◼ 曲線チャンネルによる曲面への取付け
 取付け面が曲面の場合、曲線チャンネル（品番 FAC20-01GD）のご使用を推奨します。

2.

NG 引っ張る、曲げるなどは厳禁

灯具
断面

1.

やむを得ず取り外す場合は、端から少しずつ、ゆっくりと垂直方向に持ち上げながら外してくだ
さい。
45°以下

取付け面の曲線に沿って曲線チャンネルを曲げ、ネジで固定します。取付け面の材質に応じたネジを選定してください。（木に固定する場合の推奨ネジ 木ネジ 呼び径 4.1 丸頭ネジ）
以後、直線チャンネルと同様に正しく取り付けてください。

保証
 本製品の保証期間は納入後 1 年間です。（特注品を除く）
 以下の不具合は、保証の対象外です。
 本書に記載の警告・注意事項が、守られなかったことによる不具合
 本書に記載していない施工がされたことによる不具合
 施工現場でのカット加工に起因する不具合