既 存 不 適 格 事 項一 覧 表◆ 検査結果表№欄に示す番号はロープ式エレベーター、 ＊印は油圧式エレベーターの検査項目の番号を示す。
検査結果表№■検査項目 （検査事項）

指摘の具体的内容等 [ 既存存不適格事項 ］■機械室への通路及び出入口の戸エレ

1(1)
*1(1)

階段の状況）

a 階段の構造b 戸の施錠c 通路及び戸の構造■階段のけあげ 23 ㎝以下、踏面 15cm 以上に改善、手すりの取付けを要望します■通路及び出入口の幅 70cm 以上、高さ 1.8m 以上に改善、鋼製の施錠付戸に改善を要望します

基準法令（施行年月日）：令第 129 条の９第四号・五号（昭和 46 年 1 月１日）

ベー

1(2)
*1(2)

タ1(4)
*1(3)

ー

（機械室の戸の設置及び施錠の状況、手すりの取付け状況、■改善策の具体的内容等■機械室内の状況並びに照明装置及び換気設備等(換気装置の設置及び作動の状況)

a 照明装置なし
b 換気設備なし■照明装置の取付けを要望します（神奈川県内の条例）■機械室の換気上有効な開口部又は換気設備の取付けを要望します

基準法令（施行年月日）：令第 129 条の 9 第三号（昭和 46 年 1 月１日）、（神奈川県内の条例）（昭和 53 年 4 月 1 日）

■救出装置
(ワイヤーロープを壁、床その他の建築物の部分に固定すること

a ブレーキ手動開放ワイヤーが固定されていない■ブレーキ手動開放ワイヤーの固定を要望します

その他の必要な措置）

基準法令（施行年月日）：平 12 国告第 1413 号第 1 第一号ロ、第三号ト（平成 24 年 8 月 1 日）

1(18)*1(20)■駆動装置等の耐震対策（機械室機器の転倒、移動防止対策、ロープガード等の状況）

a ロープガード等なし 又は 寸法が基準を満たしていない
b 駆動装置の転倒及び移動防止なし
c 電動発電機の転倒及び移動防止なし
d 制御盤等の転倒及び移動防止なし
e マシンビームが（平 25 国告第 1047 号に）適合しない■ロープガード等の取付 又は 寸法が基準を満たすことを要望します■駆動装置、電動発電機、制御盤等の転倒及び移動防止措置の改善を要望します■マシンビームが（平 25 国告第 1047 号に）適合するよう改善を要望します

基準法令（施行年月日）：令第 129 条の 4 第 3 項第四号、令第 129 条の 8 第１項（昭和 56 年 6 月１日）、平 2１国告第 703 号、平 20 国告第 1498 号(平成 21 年 9 月 28 日)、平 25 国告第 1047 号（平成 26 年 4 月 1 日）

*1(19)
*2(1)
2(3)
*2(3)

■高圧ゴムホース（油漏れ及び損傷の状況）

a 高圧ゴムホースが（平 25 国告第 1047 号に）適合しない■高圧ゴムホースが（平 25 国告第 1047 号に）適合するよう改善を要望します

基準法令（施行年月日）：平 25 国告第 1047 号（平成 26 年 4 月 1 日）

■圧力配管

a 圧力配管が（平 25 国告第 1047 号に）適合しない（取付け状況）■圧力配管が（平 25 国告第 1047 号に）適合するよう改善を要望します

基準法令（施行年月日）：平 25 国告第 1047 号（平成 26 年 4 月 1 日）

■主索又は鎖(主索の径の状況、鎖の摩耗の状況)

a 主索（鎖）が（平 25 国告第 1047 号に）適合しない■主索（鎖）が（平 25 国告第 1047 号に）適合するよう改善を要望します

基準法令（施行年月日）：平 25 国告第 1047 号（平成 26 年 4 月 1 日）

■主索又は鎖及び調速機ロープの取付部

2(5)
*2(5)

(昇降路の横架材並びにかご及び釣合おもりにおける止め金具の取付けの状況（調速機ロープの取付け部）)

a 主索及びその端部が（平 25 国告第 1047 号に）適合しない■主索及びその端部が（平 25 国告第 1047 号に）適合するよう改善を要望します*油圧式(かご及びシリンダーにおける止め金具の取付けの状況)

基準法令（施行年月日）：平 25 国告第 1047 号（平成 26 年 4 月 1 日）

2(6)
*2(6)
2(8)
*2(7)

■主索又は鎖の緩み検出装置■はかり装置■プランジャー

*2(10)■シリンダー（作動の状況(過荷重検知装置の作動)）■主索 (鎖) の緩み検出装置の取付けを要望しますa はかり装置（過荷重検知装置）なし■はかり装置（過荷重検知装置）の取付けを要望します（取付け状況）a プランジャーが（平 25 国告第 1047 号に）適合しない■プランジャーが（平 25 国告第 1047 号に）適合するよう改善を要望します

基準法令（施行年月日）：平 25 国告第 1047 号（平成 26 年 4 月 1 日）
（取付け状況）a シリンダーが（平 25 国告第 1047 号に）適合しない■シリンダーが（平 25 国告第 1047 号に）適合するよう改善を要望します

基準法令（施行年月日）：平 25 国告第 1047 号（平成 26 年 4 月 1 日）

■戸開走行保護装置(取付け及び作動状況)

a 戸開走行保護装置なし■戸開走行保護装置の取付けを要望します

基準法令（施行年月日）：令第 129 条の 10 第 3 項第一号イ，ロ（平成 21 年 9 月 28 日）■地震時等管制運転装置

2(10)*2(14)

a 主索 (鎖) の緩み検出装置なし

基準法令（施行年月日）：令第 129 条の 10 第 3 項第四号イ（昭和 46 年 1 月 1 日）

*2(8)

2(9)
*2(13)（作動の状況）基準法令（施行年月日）：令第 129 条の 10 第 2 項(昭和 57 年 12 月１日）、平 12 建告第 1423 号第 2 第七号（巻胴式エレベーター）、第 5 第二号ロ(間接式油圧)(昭和 34 年 1 月１日）

（取付け及び作動状況、予備電源の状況）

昇降行程 7m 以下の乗用(人荷用)及び寝台用エレベーターは対象外

a Ｐ波センサーなし
b Ｓ波センサーなし
c 予備電源装置なし
d かご内表示装置なし■地震時等管制運転装置
Ｐ波センサー、Ｓ波センサー、予備電源装置、表示装置の取付けを要望します

基準法令（施行年月日）：令第 129 条の 10 第 3 項第二号、平 20 国告第 1536 号第 2(平成 21 年 9 月 28 日)

3(1)
*3(1)

■かごの壁又は囲い、天井及び床（かごの構造及び設置状況（手すりの取付け））（かごの壁等にガラスを使用する場合）■かごの手すりの取付けを要望します（ガラス部分以外に取付け）

基準法令（施行年月日）：平 20 国告第 1455 号第 1 号五号ロ（平成 22 年 9 月 28 日）■かごの戸及び敷居

3(2)
*3(2)

a 手すりなし（戸の反転作動の状況、戸及び敷居の構造及び設置の状況（乗用(人荷用)及び寝台用エレベーターかごの戸（引き戸））、戸相互及び戸と出入口枠とのすき間の状況）

a 自動閉鎖する戸の反転作動機能なし
b 乗用(人荷用)、寝台用エレベーターのかごの戸が引き戸でない

c かごの戸相互間及び敷居間のすき間が 8 ㎜を超える
d 出入り口の戸に空隙がある（伸縮戸）■戸の反転作動の機能の取付けを要望します■かごの戸を引き戸に交換することを要望します■かごの戸相互間及び敷居間のすき間が 8 ㎜以下（上げ戸、下げ戸 又は 上下戸である場合は 9.5 ㎜以下）に改善を要望します■空隙のない戸の構造に改善を要望します

基準法令（施行年月日）：平 20 国告第 1455 号第 2 第七号(平成 21 年 9 月 28 日)、第 1455 号第 2 第二号（平成 22 年 9 月 28 日）、第 1455 号第 2 第三号第四号（平成 21 年 9 月 28 日）

3(6)
*3(8)

■かご操作盤及び表示器（押しボタン等の作動の状況（かご操作盤及び表示器））

a 操作盤が運転席から操作できない(自動車運搬用エレベーターに限る)■操作盤が運転席から操作できる場所への改善を要望します

基準法令（施行年月日）：平 12 建告第 1413 号第 1 第七号イ（平成 21 年 9 月 28 日）

3(11)*3(12)■かごの照明装置

3(12)*3(13)■停電灯装置 （設置、作動及び照度の状況）

3(13)*3(14)■かごの床先（照明装置の設置、作動及び照度の状況）

a 照明装置の照度が床面で 50 ルクス（乗用(人荷用)及び寝台用以外のエレベーターは 25 ルクス）未満である■床面で 50 ルクス（乗用(人荷用)及び寝台用以外のエレベーターは 25 ルクス）以上の照度に改善を要望します

基準法令（施行年月日）：平 20 国告第 1455 号第 1 第八号 (平成 21 年 9 月 28 日)（乗用(人荷用)及び寝台用エレベーターに限る）

a 停電灯装置なし■停電時に床面で 1 ルクス以上の照度を確保できる照明設備（30 分以上点灯能力）の取付けを要望します

基準法令（施行年月日）：令第 129 条の 10 第 3 項第四号ロ（昭和 46 年 1 月 1 日）

(かごの床先と昇降路壁及び出入口床先とのすき間の状況)

a かご床先と昇降路壁との水平距離（12.5 ㎝を超える）
b 出入口床先とかご床先との水平距離（4 ㎝を超える）

基準法令（施行年月日）：令第 129 条の 7 第四号 (昭和 56 年 6 月 1 日)、平 25 国告第 1050 号（平成 26 年 4 月 1 日）

次頁へ続く

■かご床先と昇降路壁とのすき間を 12.5 ㎝以下に改善を要望します■出入口床先とかご床先とのすき間を 4 ㎝以下に改善を要望します◆ 検査結果表№欄に示す番号はロープ式エレベーター、 ＊印は油圧式エレベーターの検査項目の番号を示す。
検査結果表№4(5)■検査項目 （検査事項）

指摘の具体的内容等 [ 既存存不適格事項 ］■改善策の具体的内容等■頂部綱車

a 頂部綱車が（平 25 国告第 1047 号に）適合しない■頂部綱車が（平 25 国告第 1047 号に）適合するよう改善を要望します（取付けの状況）

基準法令（施行年月日）：平 25 国告第 1047 号第一号、第二号、第三号（平成 26 年 4 月 1 日）

■かごの非常救出口

エレ
ベー4(7)*4(10)の取付け、スイッチ取付け、天井救出口と側部救出口の関係））

ａ 非常救出口のスイッチなし
b 非常救出口のロック装置なし
ｃ 天井救出口 及び 側部救出口両方がある■かご内の人を安全にかご外に救出するために スイッチ 及び ロック装置の取付けを要望します

基準法令（施行年月日）：令第 129 条の 6 第一号、第四号（昭和 46 年 1 月 1 日）、平 20 国告第 1455 号第 1 第二号（平 12 建告 1413 号第 1 第一号イ 天井救出口のないエレベーターを規定）（平成 21 年 9 月 28 日）■ガイドレール及びレールブラケット4(10)a ガイドレール及びレールブラケットが（平 25 国告第 1047 号に）適合しない（取付け状況）■ガイドレール及びレールブラケットが（平 25 国告第 1047 号に）適合するよう改善を要望します

基準法令（施行年月日）：平 25 国告第 1047 号第一号、第二号、第三号（平成 26 年 4 月 1 日）

ター

（かごの非常救出口の構造及び設置の状況（救出口のロック装置

■施錠装置

4(11)
*4(13)（施錠装置ロック機構（係合部分の寸法 7 ㎜以上）、

a 施錠装置の係合部分の寸法が 7 ㎜未満である■施錠装置の係合部分の寸法を 7 ㎜以上に改善を要望します

施錠された状態を保持する力が減少しないもの）

基準法令（施行年月日）：令第 129 条の 7 第三号、平 20 国告第 1447 号第二号、第四号、第六号（平成 21 年 9 月 28 日）、平 20 国告第 1447 号第三号（平成 24 年 8 月 1 日）

4(12)*4(14)■昇降路における壁又は囲い（自動閉鎖又は施錠装置の作動の状況）■戸を自動的に施錠する機能を有する施錠装置への改善を要望します

基準法令（施行年月日）：平 20 国告第 1454 号第一号二（平成 24 年 6 月 7 日）

■乗り場の戸及び敷居4(13)*4(15)

a 戸を自動的に施錠する機能を有する構造となっていない（戸及び敷居の構造及び設置の状況、（乗用(人荷用)及び寝台用エレベーター昇降路戸（引き戸））、戸相互及び戸と出入口枠とのすき間の状況）

a 乗用(人荷用)、寝台用エレベーターの昇降路の戸が引き戸でない

b 昇降路の戸相互間及び敷居間のすき間が6 ㎜を超える■昇降路の戸を引き戸に交換することを要望します■昇降路の戸相互間及び敷居間のすき間が 6 ㎜以下（上げ戸、下げ戸 又は 上下戸である場合は 9.5 ㎜以下）に改善を要望します

基準法令（施行年月日）：平 20 国告第 1454 号第六号（平成 22 年 9 月 28 日）、平 20 国告第 1454 号第七号、第八号 (平成 21 年 9 月 28 日)■昇降路内の耐震対策

4(14)*4(16)（かご・釣合おもりの脱レール防止等、ロープガード等の状況、ガイドレールとのかかりの状況、突出物の状況）

a かご、釣合おもりの脱レール防止装置なし
b ガイドレールとのかかり代が不足
c ロープガード等なし 又は 寸法が基準を満たしていない
d 調速機ロープ、移動ケーブル、釣合ロープ（鎖）等の突出物に対する保護措置なし■脱レール防止装置の取付けを要望します■ガイドレールとのかかり代の改善を要望します■ロープガードの取付け 又は 設置寸法が基準を満たすことを要望します■保護金網、保護線、プロテクター、テープガイド取付け等の改善を要望します

基準法令（施行年月日）：令第 129 条の 4 第 3 項第三号、第四号、令第 129 条の 7 第五号（昭和 56 年 6 月１日）、平 20 国告第 1494 号、平 20 国告第 1495 号、平 20 国告第 1498 号 (平成 21 年 9 月 28 日)■釣合おもりの各部

4(16)（釣合おもり枠の状況、釣合おもり片の脱落防止措置の状況）

a 釣合おもり枠が（平 25 国告第 1048 号に）適合しない■釣合おもり枠が（平 25 国告第 1048 号に）適合するよう改善を要望します

基準法令（施行年月日）：平 25 国告第 1048 号（平成 26 年 4 月 1 日）

5(3)
*5(3)

■乗り場の戸の遮煙構造（乗場戸遮煙構造（停電時の戸閉機能、戸閉時間））■建築物側 又は 乗場戸を遮煙構造へ改善を要望します

基準法令（施行年月日）：昭 48 建告示第 2563 号第 1 第一号（平成 14 年 6 月 1 日)

■ピット内の耐震対策

6(12)*6(11)

a 乗場戸遮煙構造なし（かご下綱車、釣合ロープ、調速機ロープの外れ止め等、ロ-プガード等の状況、ガイドレールとのかかりの状況、突出物の状況）

ａ ロープガード等なし 又は 寸法が基準を満たしていない
ｂ ガイドレールとのかかり代が不足
ｃ 突出物への保護措置なし■ロープガードの取付け 又は 設置寸法が基準を満たすことを要望します■ガイドレールとのかかり代の改善を要望します■突出物への保護措置を要望します

基準法令（施行年月日）：令第 129 条の 7 第五号（昭和 56 年 6 月 1 日）、平 20 国告第 1494 号、平 20 国告第 1495 号、平 20 国告第 1498 号、令第 129 条の 4 第 3 項第三号、第四号(平成 21 年 9 月 28 日)

小荷物専用昇降機
フロアータイプ

テーブルタイプ※小荷物専用昇降機の構造図はロープ式エレベーターに準ずる。

◆ 検査結果表№欄に示す番号は小荷物専用昇降機の検査項目の番号を示す。
検査結果表№

小荷物
専用
昇降機

4(1)

■検査項目 （検査事項）

指摘の具体的内容等 [ 既存存不適格事項 ］■改善策の具体的内容等■昇降路における壁又は囲い

a 戸を自動的に施錠する機能を有する構造となっていない■戸を自動的に施錠する機能を有する施錠装置への改善を要望します（開口部の高さ又は施錠装置の作動の状況）

基準法令（施行年月日）：平 20 国告第 1446 号第一号二（平成 24 年 6 月 7 日）

■昇降路の出し入れ口戸と出し入れ口枠のすき間が 6 ㎜以下に改善を要望します■出し入れ口の戸及び出し入れ口枠4(2)（戸相互及び戸と出し入れ口枠とのすき間の状況）

a 昇降路の出し入れ口の戸と出し入れ口枠のすき間が6 ㎜を超える■上げ戸：敷居とのすき間２㎜（難燃性ゴム使用時は４㎜）以下に改善を要望します■上下戸：戸の突き合わせ部のすき間２㎜（難燃性ゴム使用時は４㎜）以下に改善を要望
します■２枚戸が重なり合う上げ戸のすき間 6 ㎜以下に改善を要望します

基準法令（施行年月日）：平 20 国告第 1446 号第七号（平成 24 年 9 月 28 日）

4(6)■ドアロック（作動状況）

a ドアロック装置なし （フロアータイプのみ）

基準法令（施行年月日）：令第 129 条の 13 第四号（平成 12 年 6 月 1 日）

裏面 エスカレーター■ドアロック装置の取付けを要望しますエスカレーター

電磁ブレーキインレットガード（スイッチ内駆動チェーン安全装置臓）駆動チェーン
スカートガード安全スイッチ
ハンドレール（手すり）
上部機械室

スカートガード

駆動輪
手すり駆動チェーン

落下防止網

インレットガード（スイッチ内臓）

交差部固定保護板
交差部可動警告板

交差部可動警告板

ハンドレール（手すり）ハンドレール（手すり）登り防止用仕切板

踏段チェーン安全装置
２階以上の吹き抜け

下部機械室

踏段チェーン

転落防止柵
インレットガード

誘導手すり

既 存 不 適 格 事 項一 覧 表◆ 検査結果表№欄に示す番号はエスカレーターの検査項目の番号を示す。
検査結果表№3(6)■検査項目 （検査事項）

指摘の具体的内容等 [ 既存存不適格事項 ］■改善策の具体的内容等■踏段鎖、ベルト又は踏段相互のすき間（踏段と踏段のすき間）

ａ 踏段と踏段のすき間 （5 ㎜を超える）■踏段と踏段のすき間が 5 ㎜以下に改善を要望します

基準法令（施行年月日）：令第 129 条の 12 第 1 項第一号、平 12 建告第 1417 号第 1 第一号、第二号（平成 12 年 6 月 1 日）

3(7)■スカートガード （踏段とスカートガードのすき間）

ａ 踏段とスカートガードのすき間 （5 ㎜を超える）■踏段とスカートガードのすき間が 5 ㎜以下に改善を要望します

基準法令（施行年月日）：令第 129 条の 12 第 1 項第一号、平 12 建告第 1417 号第 1 第一号、第二号（平成 12 年 6 月 1 日）

4(1)■インレットスイッチ （手すり入り込み口スイッチの取付け）

ａ インレットスイッチなし■インレットスイッチの取付けを要望します（手すり入り込み口に異物が引き込まれたとき、運転を停止）

基準法令（施行年月日）：令第 129 条の 12 第 5 項、平 12 建告第 1424 号第二号ホ（昭和 56 年 6 月 1 日）

4(3)
エス

4(7)

■スカートガードスイッチの取付けを要望します（踏段側面とスカートガードとの間に強く挟まった場合に運転を停止）■ハンドレール停止検出装置 (取付け及び作動状況)

ａ ハンドレール停止検出装置なし■ハンドレール停止検出装置の取付けを要望します

基準法令（施行年月日）：令第 129 条の 12 第 5 項、平 12 建告第 1424 号第二号ヘ（令和 6 年 4 月 1 日）

■交差部固定保護板 （交差部固定保護板の取付け）

5(1)

ー

ａ 交差部固定保護板なし■交差部固定保護板の取付けを要望します（三角部保護板の取付け及び固定）基準法令（施行年月日）：令第 129 条の 12 第 1 項第一号、平 12 建告第 1417 号第 1 第三号（平成 12 年 6 月 1 日）

ａ ハンドレールと転落防止柵とのすき間寸法が基準を満たしていない

ターａ スカートガードスイッチなし

基準法令（施行年月日）：令第 129 条の 12 第 5 項、平 12 建告第 1424 号第二号ニ（昭和 56 年 6 月 1 日）

カレ

■スカートガードスイッチ （スカートガードスイッチの取付け）■転落防止柵、進入防止用仕切板及び誘導柵（ハンドレールと転落防止柵とのすき間、ハンドレールと誘導柵との5(2)

すき間、外側板と進入防止用仕切板とのすき間、ハンドレールから仕切板までの距離）

ｂ ハンドレールと誘導柵とのすき間寸法が基準を満たしていない
ｃ 外側板と進入防止用仕切板とのすき間寸法が基準を満■ハンドレールと転落防止柵とのすき間寸法が基準を満たすことを要望します■ハンドレールと誘導柵とのすき間寸法が基準を満たすことを要望します■外側板と進入防止用仕切板とのすき間寸法が基準を満たすことを要望します

たしていないｄ ハンドレールから仕切板までの距離が基準を満たしてい■ハンドレール下面から仕切板までの距離が基準を満たすことを要望します

ない
基準法令（施行年月日）：令第 129 条の 12 第 1 項第一号、平 12 建告第 1417 号第一 第五号、第六号、第七号 （令和 6 年 4 月 1 日）

5(4）■踏段上直部の障害物の状況

ａ 踏段から鉛直距離 2,100 ㎜以内に障害物あり■踏段上直部の障害物の状況が基準を満たすことを要望します

基準法令（施行年月日）：令第 129 条の 12 第 1 項第一号、平 12 建告第 1417 号第一第九号 （令和 6 年 4 月 1 日）

5(5）■交差部可動警告板の取付け状況

ａ 構造、取付け状況が基準を満たしていない■交差部可動警告板の構造、取付け状況が基準を満たすことを要望します

基準法令（施行年月日）：令第 129 条の 12 第 1 項第一号、平 12 建告第 1417 号第一第四号 （令和 6 年 4 月 1 日）

5(7）■登り防止用仕切板の設置状況

ａ ハンドレール下面から仕切板までの距離が基準を満たしていない■ハンドレール下面から仕切板までの距離が基準を満たすことを要望します

基準法令（施行年月日）：令第 129 条の 12 第 1 項第一号、平 12 建告第 1417 号第一第八号 （令和 6 年 4 月 1 日）

〠231-0004 横浜市中区元浜町３-２１-２(ヘリオス関内ビル)