異常コー

内容コード

ド０

区分コード

⼀覧

表

１２

外部保護装置作動庫 室内Ｐ板不良

室Ａ

３ドレン⽔位系異常

７８９

ヒータ過熱

Ｃ
⽔位不⾜による停⽌

Ｅ
⽔位不⾜・

Ｆ
加湿器系異常ＨＪ

スイング電動機系異ＡＣ⼊⼒の常過電流

無給⽔による異常お掃除機能系 板）

または停⽌

異常

ポンプロック[床暖電⼦膨張弁異常Ａ

冷房凍結防⽌制御

房]センサ系異常（一括） 室内系サブＰ板通信異常

Ｅ

ドレン水位
センサ系異常保護装置作動（一括）

室外Ｐ板不良冷温冷凍庫用サーミ 高圧圧力異常（ＨＰＳ作スタ異常サ 動）
ブＰ板不良
漏電検知異常

ＨＪ
Ｌ

Ｐ

熱交液管
サーミスタ異常

熱交ガス管
サーミスタ異常ファン電動機センサ系異常またはファン制御ドライバ異常パネル開閉器異常ＡＣ入力電流センサ系異常吸込空気
サーミスタ異常低圧圧力異常（ＬＰＳ作動）

インバータ
圧縮機ロックまたは圧縮機
過熱異常

圧縮機ロック圧縮機損 ファン電動機系異常
傷故障

インバータ
圧縮機過電流電子膨張弁コイル異 四路切換弁不良ま 水温異常
常たは冷暖切換異常 または出湯温度異常［エコキュート］

吐出管温度異常

吸入管温度
異常

Ｆ

空気清浄機の集塵 能⼒設定不良（室内Ｐ

冷房高圧異常または冷媒過充てん

ﾘﾓｺﾝｻｰﾐｽﾀ異常または庫内
ｻｰﾐｽﾀﾃﾚｺ接続[低温エアコン]

ドレン水位系
異常

蓄熱ユニット
異常冷却用ポンプ異常

オプション保護装置作動

高油温異常

エンジン排気温度異常

高圧圧力異常（ＨＰＳ作動）

低圧圧力異常油圧異常

油面異常または冷凍機油切れ

吹出空気
サーミスタ異常水温（出湯）用サーミスタ異常

ドレン水位
センサ系異常氷蓄熱ユニット異庫内高温警報常・蓄熱コントローラ
警報または点検中

蓄熱タンク水位異常 ま
たは循環水系統不良[エコキュート]

低圧圧力センサ異常

油圧圧力センサ異常 油面センサ異常 ま 油温またはサブサーミスタ たは加熱熱交サーミ サーミスタ異常異常
スタ異常

ｴﾝｼﾞﾝﾙｰﾑ用温度センサ
異常または排気温度センサ異常

冷媒温度
センサ異常

圧力センサ系
異常

圧縮機電流
センサ異常

吐出管
サーミスタ異常低圧相当飽和温度 吸入管
センサ
サーミスタ異常異常

熱交
サーミスタ異常インバータ系
異常インバータＰ板
不良

電装品箱内
温度上昇

放熱フィン
温度上昇

インバータ圧縮機瞬時過電流（ＤＣ出力）

インバータ圧縮機瞬時 総合入力
過電流（ＡＣ出力）
過電流インバータ圧縮機過 インバータ圧縮機起電流（電子サーマル） 動不良（ストール防止）

パワートランジスタ 伝送異常（室外Ｐ板－ イグナイタ異常
異常
ﾏｲｺﾝ間）（制御Ｐ板
イグナイタ断線－ｲﾝﾊﾞｰﾀＰ板）

エンジン始動
失敗

発電コンバータ異常

電装品箱内
サーミスタ異常放熱フィン
サーミスタ異常

ＤＣ電流
センサ異常

ＡＣまたはＤＣ出力電流センサ異常

エンジン回転数不良 ファン電動機
異常[加湿ユニット]

ヒータ系異常[加湿 電源投入時の発電信ユニット]号異常

燃料ガス弁の出力異常

スタータ誤作動

センサ系異常[加湿 能力設定不良
ユニット]（室外Ｐ板）またはｲﾝﾊﾞｰﾀ・ﾌｧﾝ
ﾄﾞﾗｲﾊﾞ・制御Ｐ板
組合せ不良

現地設定不良また 集中アドレス
は室内・室外機組 設定不良または合せ不良他
ｿﾞｰﾝ設定不良［床暖房］

伝送異常(室内'－集中機器間）

配線・配管
不一致 または誤配管［エコキュート］

システム系不良Ｕ

サーミスタ異常（冷媒回 サーミスタ異常（冷媒 サーミスタ異常（冷媒 高圧圧力路）回路）
回路）
センサ異常

総合入力センサ異常

チェック運転未実施 また 伝送異常(室内'－室 伝送異常(室内機'－リ 伝送異常（室内機間） 伝送異常(本体ﾏｲｺﾝ'－ 伝送異常(リモコンは伝送異常［チラー］外機間）
モコン間）
ＩＮＶﾏｲｺﾝ間)(室外機間）間）

集中機器Ｐ板不良

Ｍ

加湿バルブ異常

伝送異常（他系統）

伝送異常（集中機器間）

環気湿度センサ異常

外気湿度センサ異常給気湿度センサ異常

環気温度センサ異常冷水バルブ異常温水バルブ異常

冷水熱交異常温水熱交異常給気ファン電動機過電流・過負荷

環気ファン電動機過 給気側インバータ異常
電流・過負荷環気側インバータ異常プリント基板不良オゾン濃度異常

室内空気サーミスタ 室外空気サーミスタ
異常［ベンティエー 異常［ベンティエール］
ル］

３

外気サーミスタ異常

高圧圧力スイッチ異常低圧圧力
スイッチ異常電源電圧異常または瞬時停電

圧縮機（ＣＴ）
入力系異常

電装品箱
サーミスタ異常高圧圧力スイッチ異常電源逆相・欠相ファン電動機信号異常

湿度センサ系
異常

電源センサ系
異常

冷媒不足[氷蓄熱機] 電源電圧不平衡・欠相またはｲﾝﾊﾞｰﾀＰ板不良[設備用のみ]

圧縮機過負荷サーミ 位置検出
スタ異常
センサ異常

吹出空気
サーミスタ異常圧縮機センサ系異常 室温センサ
異常 または加湿ユニットのダンパ異常

冷媒不足

シス
テ
ム

６

暖房⾼圧制御または ファン電動機系異常

アコン]

Ｃ

外凍結防⽌異常内⾼温警報[低温エ５

電源異常

内室４

外気温度センサ異常 リモコン温度センサ異常

集中機器の組合せ不良

エンジンストップ

伝送異常（付属機器）

集中機器のアドレス重複

漏水センサ１異常 結露センサ異常

漏水センサ２異常

４５その他

６７８９

外部保護装置作動［ベンティエール］

汚れセンサ異常Ｎｏ．２系統圧縮機過 Ｎｏ．２系統圧縮機過電流 Ｎｏ．２系統ファン電 Ｎｏ．２系統高圧圧力異常 Ｎｏ．２系統低圧圧 Ｎｏ．２系統低圧圧力 Ｎｏ．２系統高圧圧力
熱［チラー］［チラー］
動機過電流［チ（ＨＰＳ作動）［チラー］
力異常（ＬＰＳ作動） センサ異常［チラー］ センサ異常［チラー］
ラー］
［チラー］
入口水温サーミスタ
異常［チラー］

出口水温サーミスタ異常 Ｎｏ．１系統冷媒［チラー］またはﾄﾞﾚﾝ管ﾋｰ サーミスタ異常［チﾀ異常ラー］

冷水断水異常または Ｎｏ．２系統電子膨張弁異 Ｎｏ．２系統吸入管ポンプＡＸＰ異常［チ 常［チラー］
サーミスタ異常［チラー］
ラー］

Ｎｏ．２系統冷媒サーミス
タ異常［チラー］

Ｎｏ．１系統熱交サーミスタ異常［チラー］

Ｎｏ．１系統ファンイン
ターロック異常［チラー］

Ｎｏ．２系統熱交サー Ｎｏ．２系統吐出管ミスタ異常［チラー］
サーミスタ異常［チラー］

伝送異常(全熱交- Ｎｏ．１系統インバータ Ｎｏ．２系統インバータ 蓄熱ユニット異常［チファンユニット間)［ベ 系異常［チラー］
系異常［チラー］
ラー］
ンティエール］

ＥＮＤ

集塵ユニット異常［ベンティエール］

ダンパ系異常［ベンティエール］

Ｎｏ．２系統ファンイン
ターロック異常［チラー］

Ｎｏ．２系統圧縮機 ポンプインター
電流センサ異常
ロック作動［チラー］［チラー］

Ｎｏ．２系統吐出管温 プレート熱交凍結異度異常［チラー］
常出口水温サーミス
タ異常［チラー］または除霜異常蓄熱ブラインポンプ異 蓄熱ブラインタンク異常［チラー］
常［チラー］

加湿エレメント交換

脱臭触媒交換簡単リモコン異常［ベ ドアスイッチオープ 高性能フィルタ交換
ンティエール］
ン［ベンティエール］

Ｎｏ．１系統暖房用吸 Ｎｏ．１系統暖房用吸 温水高温異常［チ入サーミスタ１異常
入サーミスタ２異常 ラー］またはﾎﾟﾝﾌﾟ
［チラー］
［チラー］
ﾀﾞｳﾝ異常［低温エアコン］
Ｎｏ．２系統暖房用吸 Ｎｏ．２系統暖房用吸入サーミスタ１異常
入サーミスタ２異常［チラー］［チラー］