B7AリンクターミナルからYDNシリーズへの置換え事例
2024.9.12現在

32点受信時の置換え事例及び応用編
御問合せ先
https://www.toho.yoshidaelec.com/products/ydn

2024年度 新規開発製品のご紹介
2024年10月より出荷開始
6月末よりご注文を承ります000

B7AリンクターミナルからYDNシリーズへ置換え時の注意事項
１、B7Aリンクターミナルの機能から見たYDNシリーズとの相違点①YDNはB7Aとの互換性はございません。必ず送受信セットでの交換をお願い致します②伝送遅延時間、通信異常発生時のHOLD、LOAD OFFについて
B7A:個別に製品型式あり
YDN:DIP-SWにて切替対応③送信側、受信側双方に電源がある場合
B7A:2芯（0V、Sig）で対応可能

YDN:2芯必要（TR+,TR-）④電源と信号を同時送信の場合（片側電源の時）
B7A:3芯（0V,24V,Sig）で対応可能
YDN:4芯必要（0V,24V,TR+,TR-）⑤送信機と受信機について
B7A:送信機、受信機にて設定不要（すべて個別型式での対応となっている）
YDN:RS-485ベース通信の為、送信側、受信側にて個別のアドレス設定が必要です
受信側のDOSA（Data Out SA）SWにて送信側のSAを設定してペアリングをします
SA:Station Addressの略（SA＝0～63にてSA0から順に設定）
設定事例）送信機側 SA＝0
受信機側 SA＝1、DOSA＝0に設定すると送信側SA＝０のデータが受信側SA＝1より出力されます⑥出力0.5A/点への対応
B7A:個別製品にて0.5A/点を対応
YDN:端子台仕様のYDNシリーズでは0.5A/点、4A/コモン（16点）での対応
000

B7AリンクターミナルからYDNシリーズへ置換え時の注意事項
２、B7AリンクターミナルとYDNシリーズとの配線方法の違い①B7Aの通信方式は、シングルエンド伝送であり共通グランドと信号線:1本で通信可能です。
配線:ー
配線:SIG1

制御盤側

配線:+
制御盤側から電源を供給する場合は、
配線:+を追加します。

操作盤側②YDNシリーズは、差動伝送であり2本の信号線で通信をします。
配線:TR配線:TR+
配線:+
制御盤側

配線:ー

操作盤側

制御盤側から電源を供給する場合は、配線:+とーを追加します。
000

置換え事例①

PLCとの接続 32点受信の場合:YDN-32SMの時

配線:TR+、TR-

CJ1W-ID231

YDN-32SM（SA:1)

YDN-32RP-TOHY-Z（SA:0,DOSA:1）

配線:TR+、TRYDN-32SM（SA:1)QX41

YDN-32RP-MF-Z（SA:0,DOSA:1）000

置換え事例②

PLCとの接続 32点受信の場合:YDN-16SM×2台の時

YDN-32RPO-Z（SA:2、DOSA:0）
配線:TR+、TR配線:TR+、TR-

YDN-16SM（SA:0、Io0-15）

YDN-16SM（SA:1、Io16-31）

CJ1W-ID231YDN-32RPM-Z（SA:2、DOSA:0）
配線:TR+、TR配線:TR+、TR-

YDN-16SM（SA:0、Io0-15）

YDN-16SM（SA:1、Io16-31）

QX-41
送信側YDN-16SMのSAは、偶数アドレスN、N+1で設定
受信側YDN-32RPO/M-ZのSAは偶数アドレスN’、DOSAはNに設定
000

置換え事例③

PLCとの接続 32点受信の場合:YDN-16SRB/16SRAの時

YDN-32RPO-Z（SA:2、DOSA:0）
配線:TR+、TR配線:TR+、TR-

YDN-16SRB（SA:0、Io0-15）

YDN-16SRA（SA:1、Io16-31）

CJ1W-ID231
YDN-32RPM-Z（SA:2、DOSA:0）
配線:TR+、TR配線:TR+、TR-

YDN-16SRB（SA:0、Io0-15）

YDN-16SRA（SA:1、Io16-31）QX-41
送信側YDN-16SRB/SRAのSAは、偶数アドレスN、N+1で設定
受信側YDN-32RPO/M-ZのSAは偶数アドレスN’、DOSAはNに設定
000

置換え事例④

オムロンPLCとの接続:ジョントケーブル接続の時
YDN-32RP-TOHY-Z（SA:1、DOSA:0）
ジョイントケーブル
YTH-0245

YDN-16SRB（SA:0）

配線:TR+、TR（SA:1、DOSA:0）
配線:TR+、TR-

CJ1W-ID231

YDN-32RP-TOHY-Z（SA:3、DOSA:2）

YDN-16SRA（SA:2）

YDN-32RP-TOHY-Z（SA:1、DOSA:0）
ジョイントケーブル
新規製作

YDN-16SM（SA:0）

配線:TR+、TR（SA:1、DOSA:0）
配線:TR+、TR-CJ1W-ID231

YDN-16SM（SA:2）

YDN-32RP-TOHY-Z（SA:3、DOSA:2）000置換え事例⑤

三菱PLCとの接続 :ジョイントケーブル接続の時
YDN-32RP-MF-Z（SA:1、DOSA:0）
ジョイントケーブル
新規製作

配線:TR+、TR-

配線:TR+、TR-

YDN-16SM（SA:0）

YDN-16SM（SA:2）

YDN-32RP-MF-Z（SA:3、DOSA:2）

QX41

YDN-32RP-MF-Z（SA:1、DOSA:0）
ジョイントケーブル
YTH-0244

YDN-16SRB（SA:0）

配線:TR+、TR（SA:1、DOSA:0）
配線:TR+、TR-

QX41

YDN-32RP-MF-Z（SA:3、DOSA:2）

YDN-16SRA（SA:2）
000置換え事例⑥ オムロンPLCとの接続 64点受信の場合（1案と2案）
YDN-16SRB（SA:0）
配線:TR+、TR-

配線:TR+、TRCJ1W-ID231×2にして1案 YDN-32RPO-Zを直接実装する

YDN-32RPO-Z（SA:2、DOSA:0）

YDN-16SRA（SA:2）

YDN-16SM（SA:4）

配線:TR+、TR-

ジョイントケーブル
YTH-2973×2本

CJ1W-ID261にそれぞれジョイント
2案 ケーブルで接続する

配線:TR+、TR-

YDN-16SM（SA:5）

YDN-32RPO-Z（SA:6、DOSA:4）000

置換え事例⑦ 三菱PLCとの接続 64点受信の場合（1案と2案）
YDN-16SRB（SA:0）
配線:TR+、TR-

配線:TR+、TRQX41×2にして1案 YDN-32RPM-Zを直接実装する

YDN-32RPM-Z（SA:2、DOSA:0）

YDN-16SRA（SA:2）

YDN-16SM（SA:4）

配線:TR+、TR-

ジョイントケーブル
YTH-1169×2本

QX42にそれぞれジョイントケーブル
2案 で接続する

配線:TR+、TR-YDN-16SM（SA:5）

YDN-32RPM-Z（SA:6、DOSA:4）000

置換え事例⑧

オムロンPLCとの接続 16点送受信の場合（1案と2案）
YDN-16SRA（SA:0、DOSA:1

配線:TR+、TR1案

ジョイントケーブル
YTH-0246-O

YDN-32SP-TOHY-Z（SA:1)
配線:TR+、TR-

CJ1W-MD231
C200H-MD215等

ジョイントケーブル
YTH-0246-L

YDN-32RP-TOHY-Z（SA:3、DODA:2)

YDN-16SRB（SA:2）

配線:TR+、TR2案

ジョイントケーブル
YTH-0246-O

YDN-32SP-TOHY-Z（SA:1)
配線:TR+、TR-

ジョイントケーブル
YTH-0246-L

YDN-16RM（SA:0、DOSA:1）
YDN-16SM（SA:2）

YDN-32RP-TOHY-Z（SA:3、DODA:2)000

置換え事例⑨

応用編

オムロンPLC（64点）:B7A⇒YDNへの更新事例24V
0V

24V

Sig1

Sig2

24V

24V

0V

0V
Sig1

YDN-32RPO-Z

0V
Sig2

0V

0V
Sig1⇒TRSig2⇒TR+ジョイントケーブル
YTH-2973×2本

YDN-16SM

24V

24V

TRTR+

信号線のSig1とSig2をYDNのTR-,TR+へ置換え、現場側でYDN-16SMをマルチドロップ配線で接続する
上記同様の置換え⇒YDNシリーズは必ず通信線がTR+,TR-の2本必要

000置換え事例➉

応用編

オムロンPLC（64点）:B7Aから32点のみYDNへ更新
24V
0V

24V

Sig1

Sig2

24V

24V

0V

0V
Sig1

0V
Sig2

YDN-32RPO-Z

0V

0V

TRTR+

Sig1⇒TRSig2⇒TR+ジョイントケーブル
YTH-2973×1本
24V
0V
Sig1

YDN-16SM

24V

24V

B7AとYDNの通信線が独立して混信しなければ64点ユニットにB7AとYDNは設置可能です
24V
0V
Sig2000