冷媒銅管用フレキシブル継手…(1)

特集① 配管の防振・耐震技術

冷媒銅管用フレキシブル継手-本製品の有効活用と国土交通省標準仕様書における記載事項*小鹿島 太郎

1．はじめに幸いにも私の子供たちが通う千葉県の小中学校（公ベトナムから日本の工場に働きに来ている就業者立）にはエアコンが設置されているが、本原稿を執に聞いたことがある。「あなたの国と日本の夏はどち筆している2019年12月現在、千葉県内でも設置されらが暑いか？」。たまたま連れていかれた（？）東南ていない学校がまだまだある。体力の無い低学年のアジアの女性のいる飲食店でも同様の質問をしたが、子供たちを持つ親御さんは、特に心配ではなかろう

彼（彼女）らの答えは異口同音に「日本の夏のほうか。
千葉県某市では、数年前の市議会で「子どもに忍が暑い！」。
今から30年以上前、私が小学生だった頃の夏休み耐力（体力？）を付けさせるために、エアコンは必には、30℃を超えたら暑い日だと思った記憶がある。

要無い」という趣旨の発言をされた議員がいたといそもそも我が家にエアコンが登場したのは、小学生うが、それならまず子供より忍耐力があるはずの大も高学年になってからであった。中学、高校時代に人がエアコンの無い事務所で働いてみて、現状を知はバスケットボールに明け暮れたが、もちろん体育るべきではないだろうか。もっとも私にはその状況

館にエアコンは無かった。授業中はバスケの練習前に耐えられる自信は無いが。の準備時間と位置付けチャンスがあれば寝ていたものだが、エアコンの無い教室でも下敷きでパタパタ

2．現在の状況とあおいでいるうちに眠れたものだ。

2018年7月に、愛知県の公立小学校で就学中の児もし、私があまりに暑い夏がある現在の日本で小童が熱中症で亡くなるという痛ましい事故が起きた。

学生だったらと想像するとゾッとする。エアコンのそれをきっかけに、政府は学校空調に対しての補助無い学校に通っている子供たちが気の毒でならない。

金予算を計上する運びとなり、周知のとおり2018年

公立学校の設置進捗状況

表１

普通教室及び特別教室の合計
2019年9月1日時点

2018年9月1日時点

保有室数

設置室数

設置率

設置室数の伸長

保有室数

設置室数

設置率

小中学校
（義務教育学校含む）

766,582481,60862.8%+24.5%

774,902386,730

49.9%

幼稚園

21,76018,11983.3%+19.4%

22,311

15,180

68.0%

高等学校

189,265

109,042

57.6%

+4.4%

194,070

104,492

54.1%

特別支援学校49,03540,978

83.6%

+8.0%

48,80037,96077.8%（出典：文部科学省報道発表）*㈱アトムズ

配管技術研究協会誌 2020． 春 ・ 夏季号． 35

HS2020-04-04.indd 35

3/3/2020 5:11:15 PM

冷媒銅管用フレキシブル継手…(2)

図１

学校建物の一般的な構造でエキスパンションジョイント部を示す

後半から、エアコンが設置されていない自治体での「学校空調設置事業」が一気に進んだ。
文部科学省が発表した公立学校の空調（冷房）設備の設置状況によれば、この1年（2018年9月1日時点と2019年9月1日時点の集計）での設置状況の進捗は表1のとおりである。本原稿を執筆している2019年12月時点においては、表1で示す設置率はさらに進捗しているはずである。
近年、空調工事において冷媒方式が著しく増加しているなかにあっても、今回の学校空調設置事業はマーケットにおいて非常にインパクトのあるものとなっており、一時、空調機器や銅管あるいは周辺部材の品不足を招いた。学校空調事業については、もうしばらく経てば落ち着いてくるであろうが、空調工事において揺るぎない位置を占めた冷媒空調工事において、フレキシブル継手の採用を提言させて頂く。

3．配管施工の問題点

図２ 建築物エキスパンションジョイント部の配管要領（出典：公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）平成31年
版 監修 国土交通省大臣官房官庁営繕部 編集発行 一般社団法人 公共建築協会）

特に学校空調の場合、建築物としての学校は構造物自体の高さはそれほど無いものの、水平方向に長いということが特徴だ。そのために、エキスパンションジョイント部（以下、EXP部とする）を設ける（図1）ことが多くなるが、そこを通る配管工事の仕様は国土交通省の公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）で定められている（図2、3）。
学校空調ではEHP（電気モータヒートポンプ）のほか、災害時の電力源確保等の観点からGHP（ガスヒートポンプ）も広く採用されている。近年、価格や安定供給等の問題からアルミを使用した配管が提案され始めているものの、現在の配管材料はほぼ全て銅管である。
本来であれば、いわゆる官庁物件である公立学校の配管工事については、銅管であっても前記の公共図３ 建築物エキスパンションジョイント部の配管要領（出典：公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）平成31年
版 監修 国土交通省大臣官房官庁営繕部 編集発行 一般社団法人 公共建築協会）

36 配管技術研究協会誌 2020． 春 ・ 夏季号．

HS2020-04-04.indd 36

3/3/2020 5:11:16 PM

冷媒銅管用フレキシブル継手…(3)
建築工事標準仕様書に基づき施工されるのが当然でにより1997年に発刊された「空調用冷媒銅管 設計・あるが、銅管は外径19.05mm（6分）まではО材によ施工技術ガイドブック」（図6）で、パイプシャフトる20Mのチューブ（コイル）があるために、配管をた内の立管の支持について示されたことによる。同ガ

わませて施工（図4）することや、1/2H材による直管イドブックで、立て管の支持例にC案としてフレキシを使用する場合においても、鳥居配管形状（図5）にブルジョイントが明記（図7）されていながら、実際施工することにより、EXP部の変位を吸収しているケースが散見される。

図４

図５

配管をたわませた施工例

鳥居配管形状の施工例

図６ 表紙（出典：空調用冷媒配管 設計・施工技術ガイドブック 空調用冷媒配管技術委員会（ARP）編著 社団法人 日本空調衛生工事業協会 日本配管工事業団体連合会 発行者 柴山和夫 発行所理工図書株式会社）

4．冷媒銅管用フレキシブル継手「レフリックス」の開発経緯
弊社は冷媒銅管用フレキシブル継手として「レフリックス」を2002年に上市した。当初の開発経緯は、パイプシャフト内の最下部で冷媒銅管の座屈が散発していた（写真1）ことに対して、業界の有識者の方々

写真１ 冷媒銅管の座屈事故例（出典：株式会社アトムズ レフリックスカタログ）

図７ 立管の支持例（出典：空調用冷媒配管 設計・施工技術ガイドブック 空調用冷媒配管技術委員会（ARP）編著 社団法人 日本空調衛生工事業協会 日本配管工事業団体連合会 発行者 柴山和夫 発行所理工図書株式会社）

配管技術研究協会誌 2020． 春 ・ 夏季号． 37

HS2020-04-04.indd 37

3/3/2020 5:11:16 PM

冷媒銅管用フレキシブル継手…(4)には使用可能なフレキシブルジョイントが市場に存在していなかったため、レフリックスの発売はC案の施工方法を具現化することにあった（図8）。
しかしながら、以後ご採用頂いた現場は免震建物における免震層の通過の際の変位吸収（図9）や、EXP部の層間変位の吸収（図10）が主なものであった。
それらの現場は官庁物件や、民間でも比較的大規模な物件が多かったが、現在はやはり学校空調事業での採用が増加している（表2）。レフリックスを使用
図９ レフリックスの使用例（免震建物の場合）（出典：株式会社アトムズ レフリックスカタログ）することにより、前述の国土交通省の公共建築工事

図８

表２

レフリックスの使用例（立管の伸縮吸収の場合）（出典：株式会社アトムズ レフリックスカタログ）

図10

レフリックスの使用例（エキスパンションジョイント部の層間変位吸収の場合）（出典：株式会社アトムズ レフリックスカタログ）

レフリックス 公立学校納入実績（2020年1月現在）
北海道
岩手県
宮城県
福島県

茨城県

栃木県

埼玉県

札幌市

野田市

盛岡市

市川市

北上市

白井市

仙台市

山武市

大崎市

成田市

本宮市

松戸市

つくば市

船橋市

上田市

習志野市

佐久市

守谷市
取手市

佐倉市

ひたちなか市

袖ヶ浦市

北区
府中市
横浜市

神奈川県

川崎市
相模原市

新潟県

長野県

愛知県三重県
京都府

新潟市

安城市
蒲部市
津市
名張市
京都府立
大阪市

大阪府

茨木市
和泉市

松本市

守口市

塩尻市

神戸市

大田原市

香取市

さいたま市

君津市

草加市

流山市

浜松市

越谷市

八千代市

御殿場市

広島県

広島市

春日部市

東京都立

三島市

山口県

岩国市

川口市

港区

島田市

三郷市

世田谷区

名古屋市

渋谷区

豊田市

大分県

津島市

宮崎県

宮崎市

所沢市

千葉県

千葉県

東京都

東京都

岐阜県

静岡県

岐阜県立
高山市

兵庫県

播磨町
多加町
香美町

福岡県

福岡市
宗像市
大分市

宮代町

品川区

千葉市

中野区

知立市

鹿児島県

南さつま市

柏市

文京区

豊橋市

沖縄県

糸満市

愛知県

38 配管技術研究協会誌 2020． 春 ・ 夏季号．

HS2020-04-04.indd 38

3/3/2020 5:11:16 PM

冷媒銅管用フレキシブル継手…(5)標準仕様書に記された工法に沿った施工を行うこと

100mm偏心用から800mm偏心用までの規格（表3）で構が可能となる。

成している。立管の伸縮吸収用は100mm偏心か200mm偏心、免震建物用は300mm偏心から800mm偏心、層間5．レフリックスについて変位吸収用については100mm偏心から300mm偏心の要レフリックス（図11）は、各種の用途により必要求が多い。また、現場の状況に適した納まりで施工とする偏心量に応じて製品を選定して頂けるよう、が出来るよう3タイプの納まり（図12 ～ 14）を推奨し、

図11

表３

レフリックス構造（出典：株式会社アトムズレフリックスカタログ）

レフリックス 規格（出典：株式会社アトムズ

図12 レフリックスの納まり例（立て1本タイプ）（出典：株式会社アトムズ レフリックスカタログ）

図13レフリックスカタログ）

レフリックスの納まり例（L型吊りばねタイプ）（出典：株式会社アトムズ レフリックスカタログ）

配管技術研究協会誌 2020． 春 ・ 夏季号． 39

HS2020-04-04.indd 39

3/3/2020 5:11:17 PM

冷媒銅管用フレキシブル継手…(6)6．レフリックスの取付けに際して3タイプの納まりの組立図を図15 ～ 17に示す。重
要なポイントは、建築物Aと建築部Bの変位を吸収する場合、各々の建築物でレフリックスの両端部の延長をしっかりと固定することである。固定がルーズになると、建築物に変位があった場合に銅管部分が動いてしまい、レフリックスでの変位吸収を効果的

図14 レフリックスの納まり例（水平1本タイプ）（出典：株式会社アトムズ レフリックスカタログ）

必要があれば現場での打合せを行い、ユーザーにとって最適な製品選定をして頂けるよう心掛けている。
製品の漏洩検査については、以前は窒素ガスによる水没気密試験を行っていたが、現在は試験精度を高めるために、ヘリウムリークディテクター（写真2）を導入し漏洩検査を行っている。本試験機により冷媒ガスや窒素では行えない分子レベルでの試験を行うことが可能となった（表4）。弊社では、ヘリウ
ムリークディテクターによりレフリックス全数の試験を行っており、品質管理には万全を期している。
図15 レフリックスの組立図（立て1本タイプ）（出典：株式会社アトムズ レフリックスカタログ）

写真２ ヘリウムリークディテクター
（出典：株式会社アトムズ レフリックスカタログ）
表４分子量比較
分子

化学式

分子量

水素

H22ヘリウム

He4窒素

N228ジフルオロメタン（R32）

CH2F272.6ペンタフルオロエタン（R125）

C2HF5

冷媒ガス R410A （混合冷媒 ）図16 レフリックの組立図（L型吊りばねタイプ）（出典：株式会社アトムズ レフリックスカタログ）

40 配管技術研究協会誌 2020． 春 ・ 夏季号．

HS2020-04-04.indd 40

3/3/2020 5:11:17 PM

冷媒銅管用フレキシブル継手…(7)図17レフリックスの組立図 （水平1本タイプ）（出典：株式会社アトムズレフリックスカタログ）に行うことが出来ない。これは免震建物で使用する

また前述したとおり、2018年後半から本格化した

場合においても同様で、建物側と地盤側の各々で固学校空調事業により、冷媒銅管用のフレキシブル継定を取って頂く。また、組立図に示しているよう振手への認識が一層加速されるのではないかと考える。

れ止め支持（ガイド）も重要となる。特に非鉄金属

今後も空調業界において、ますます増加していくである銅管は鉄管やステンレス管と異なり強度が弱であろう冷媒空調方式の中で適正な継手の採用が認

く、冷媒配管で使用される銅管は鉄管などと比べる知され、レフリックスを使用した正しい工法が確立と外径が細いために、建築物に変位があった場合にされれば幸いである（写真3、4）。

振れ止め支持（ガイド）があることで銅管の座屈を防ぐ。

弊社では固定と振れ止め用の金具としてダウンストッパーを推奨している（図18）。

写真３

レフリックス

図18 レフリックスの組立図（立て1本タイプ）（出典：株式会社アトムズ レフリックスカタログ）

7．おわりにレフリックスを上市した2002年から10年ほどは、採用物件も少なく営業活動にも苦労をした。しかしながら昨今、状況が変わっていったのは、冷媒空調方式の採用増加もさることながら、大型物件にも冷媒空調方式が対応可能となっていたことによるもの

写真４ 現場施工例（出典：株式会社アトムズ レフリックスカタログ）であろう。
大型物件での採用に伴い配管距離が長くなったこと、また室外機を従前のように屋上に全て設置しきれなくなり屋外や地下層に室外機置場を設けることが増え、冷媒銅管であっても縁切りとしてフレキシブル継手の必要性が認識されていった。

小鹿島 太郎

【筆者紹介】

株式会社アトムズ
代表取締役
千葉県松戸市中根548番地
TEL 047-330-0800 FAX 047-330-0801

配管技術研究協会誌 2020． 春 ・ 夏季号． 41

HS2020-04-04.indd 41

3/3/2020 5:11:17 PM