SIMATIC Controllers

SIMATIC
S7-300/400/400H
プログラマブルロジックコントローラ
世界中で使用されているグローバル標準モデル

www.siemens.com/jp/ad1

Hardware

PLC の世界標準 SIMATIC S7-300 シリーズ
世界トップクラスのシェアを持ち、最も多く使用されている「SIMATIC S7-300 シリーズ」。

S7-300 シリーズは、SIMATIC シリーズの中で最も汎用的な PLC であり、各種システムの制御にご使用いただけます。
特に、ファクトリーオートメーション（FA）分野でのアプリケーションに最適です。

S7-300 シリーズの特長
超高速処理
最上位機種である CPU 319 は、ビット処理時間 0.01 µ s（最速）を実現。特に厳しい高速処理が要求されるアプリケーションにご利用いただけます。

オープンネットワーク
PROFIBUS-DP に加え、産業用イーサネットである PROFINET 搭載タイプをご用意。上位の監視レベルからフィールド機器レベルまで、システム全体をカバーします。

マイクロメモリカード対応
ロードメモリをフラッシュメモリカード化し、バックアップバッテリを排除。完全メンテナンスフリーを実現。パソコンなしでも、マイクロメモリカードを差し替えるだけで CPU の交換が行えます。

(実物大)

ラック構造
専用ラックに、引っ掛けてネジ止めするだけ。
簡単で確実、更に強固な設置を実現します。

電源CPU
モジュール8個まで、どれでも挿入OK!
バスコネクタ

ラック

モジュール

2

ラック
ラックには 125mm 幅専用 DIN レールを使用。
ラックにバスライン等がないために、お客様が使用するモジュール数により、自由にカットして160mm使用することが可能です。

接地端子
M6ネジ
482.6mm

530mm

ラック（DIN レール）

拡張ラック
ラックをローカル拡張することができます。拡張方法は、以下の 2 種類あります。

IM 365• 拡張ラックは 1 ラックのみ増設可能です。
• 拡張ラックへの電源は CPU ラック側の IM 365 より供給されるので、電源モジュールは不要です。
（IM 365 は 2 枚の IM 365 とケーブルが一体構造）• CPU ラック−拡張ラック間のケーブル長は 1m です。
• “SEND”と表記した IM 365 を CPU ラック、“RECEIVE”と表記した IM 365 を増設ラックに挿入します。
IM 360 + IM 361• 拡張ラックは最大 3 ラックまで増設可能です。
• IM 360 は CPU ラック側、IM 361 は拡張ラック側にて使用します。
• IM 360 + IM 361 を用いた場合、拡張ラック側に別途電源モジュールが必要です。
• 拡張ラック間の最大ケーブル長は 10m です。

IM 365

IM 361

IM 361

IM 361 368 接続ケーブル

最長10m

IM 361 368 接続ケーブル

最長10m

IM 360 368 接続ケーブル

最長10m

IM 360IM 365(RECEIVE)RECEIVE
IM 365(SEND)

最長1m

CPU
SM/FM/CP
SEND

CPU

SM/FM/CPIM 365、IM 360 / IM 361 インターフェースモジュール3

S7-300 CPU モジュール
メモリ容量、通信インターフェースなどの種類に応じて各種豊富な CPU モジュール製品群をラインナップしております。
お客様のアプリケーションに適した CPU モジュール製品をお選びいただけます。

CPU 312

製品名

CPU 314

CPU 315-2
DPCPU 315-2
PN/DP

CPU 317-2
DPCPU 317-2
PN/DP

CPU 319-3
PN/DP

外形寸法（mm）

40 × 125 × 130 40 × 125 × 130 40 × 125 × 130 40 × 125 × 130 40 × 125 × 130 40 × 125 × 130 120 × 125 ×130

型式

6ES7 3121AE14-0AB0

6ES7 3141AG14-0AB0

プログラム言語

6ES7 3152AH14-0AB0

6ES7 3152EH14-0AB0

6ES7 3172AK14-0AB0

6ES7 3172EK14-0AB0

6ES7 3183EL01-0AB0

LD（ラダー言語）、 FBD（ファンクション・ブロック・ダイアグラム）、
IL（インストラクション・リスト）、 ST（ストラクチャード・テキスト）、
SFC（シーケンシャル・ファンクション・チャート）
CFC（Continuous Function Chart）、 S7-HiGraph

処理時間（最速）

ビット操作

100 ns

60 ns

50 ns

50 ns

25 ns

25 ns

ワード操作

240 ns120 ns

90 ns

90 ns

30 ns

30 ns

10 ns

浮動小数点演算1.1 µ s0.59 µ s

0.45 µ s

0.45 µ s

0.16 µ s

0.16 µ s

0.04 µ s

メモリ容量（プログラム及びデータ）

32 kB

128 kB

256 kB384 kB

1 MB

1 MB

2 MB

ロードメモリ容量（マイクロメモリカード） 4MB（最大）8MB（最大）8MB（最大）8MB（最大）8MB（最大）8MB（最大）8MB（最大）DI/DO 点数（最大）合計 256

合計 1024

1024/1024

16384/16384

16384/16384

16384/16384

16384/16384

AI/AO 点数（最大）

合計 64

合計 2561024/1024

1024/1024

4096/4096

4096/4096

4096/4096

タイマ点数

256

256

256

256

512

512

2048

カウンタ点数

256

256

256

256

512

512

2048

DB（データブロック）総数

511

511

1023

1023

2047

2047

4095

FB（データブロック）総数

1024

1024

1024

1024

2048

2048

2048

FC（ファンクション）総数

1024

1024

1024

1024

2048

2048

2048

内部データ領域（バイト）

128
256
2048
2048
4096
4096
8192
（MB0〜MB127） （MB0〜MB255） （MB0〜MB2047）（MB0〜MB2047）（MB0〜MB4095）（MB0〜MB4095）（MB0〜MB9191）

拡張 I/O ラック数
（最大）IM 360 / IM 361

0

3

3

3

3

3

IM 365

0

1

1

1

1

1

1

MPI

MPI

MPI

MPI / DPMPI / DPMPI / DPMPI / DPDPPROFINET 2 ポート DP

通信インターフェース

第 1 I/F
第 2 I/F
第 3 I/F

4

4 ns

3

PROFINET 2 ポート DP
PROFINET 2 ポート

S7-300 I/O モジュール
SIMATIC S7-300 I/O モジュールは、デジタル・アナログ共に各種豊富に取り揃えており、最適なモジュールをお選びいただけます。
デジタル入力モジュール
製品名

アナログ入力モジュール

電圧レンジ

入力点数

製品名

測定レンジ

分解能

入力数

SM 321

DC 24 V

16、32、64

SM 331

電圧

16 ビット（最大）2、8SM 321

DC 48-125V

16

SM 331

電流

16 ビット（最大）2、8SM 321

AC/DC 24/48V

16

SM 331

抵抗

16 ビット（最大）1、4、8SM 321AC 120/230V

8、16、32

SM 331

熱電対

16 ビット（最大）2、8SM 331RTD

16 ビット（最大）1、4、8

デジタル入力 / 出力モジュール
製品名

電圧レンジ

入力 / 出力点数

SM 323

DC 24 V

8 点入力 / 8 点出力
16 点入力 / 16 点出力

SM 327

DC 24 V

8 点入力 / 8 個別パラメータ（入力または出力）

製品名

デジタル出力モジュール
製品名

電圧レンジ

出力電流

アナログ入力 / 出力モジュール

出力点数

測定レンジ

分解能

入力 / 出力数

SM 334電圧

13 ビット（最大）2、4SM 334

電流

8 ビット

4

SM 334

抵抗

13 ビット4

SM 334RTD

15 ビット4

SM 335電圧

14 ビット4

SM 335電流

14 ビット4

8、16、32

SM 322

DC 24 V

0.5A

SM 322

DC 24 V

2A

8

SM 322

DC 24 V

0.3A

64

製品名

アナログ出力モジュール
測定レンジ

分解能

入力数

SM 322

DC 48-125V

1.5A

8

SM 332

電圧

16 ビット（最大）2、4、8SM 322

AC 120/230V

1A

8、16、32

SM 332電流

16 ビット（最大）2、4、8SM 322

AC 120/230V

2A

8

SM 322リレー

0.5 – 5A

8、16

S7-300 通信モジュール

S7-300 ファンクションモジュール

SIMATIC S7-300 通信イ

SIMATIC S7-300 ファンクショ

ンターフェースモジュール

ン モ ジュー ル は、 カウンタモ

は、 PROFIBUS、 PROFI-

ジュー ル、 ポ ジ ショニ ング モ

NET など各種取り揃えておジュールなど各種取り揃えており、お客様のアプリケーショ

り、お客様のアプリケーションンに適したモジュールをおに適したモジュールをお選びい選びいただけます。

ただけます。

製品名

通信ネットワーク

製品名

ポイント・ツー ･ ポイント
（RS232C・RS422/485）

FM 350-1

カウンタモジュール1

CP 341

ポイント・ツー ･ ポイント
（RS232C・RS422/485）

FM 350-2

カウンタモジュール8

CP 342-5

PROFIBUS-DP

FM 352カム制御モジュール1

CP 342-5 FO

PROFIBUS-DP（光ファイバ）

FM 352-5

高速ブールプロセッサモジュール1

CP 343-1 Lean

PROFINET / 産業用イーサネット

FM 355

PID 制御モジュール

4

CP 343-1

PROFINET / 産業用イーサネット

FM 351

2

CP 343-1 Advanced

PROFINET / 産業用イーサネット

位置決めモジュールCP 343-2P

AS-Interface（マスタ）FM 353

位置決めモジュール（ステッパモータ制御用）

1

FM 354

位置決めモジュール（サーボモータ制御用）

1

CP 340機

能チャンネル数 / 軸数5

Hardware

大規模システム用 PLC「SIMATIC S7-400 シリーズ」「SIMATIC S7-400 シリーズ」
は大規模なプラント制御までカバーする PLC シリーズで、「SIMATIC PLC」のハイエンドに位置します。メモリ容量としては 288kB から 30MB までの CPU をラインアップしています。

S7-400 のハードウェア構成
S7-400 は一般的な PLC と同様にバスを備えたマウントラックを使用し、4 枚から最大 18 枚までのモジュールを 1 ラックに挿入できます。

電源モジュールにはAC120/230V
入力タイプとDC24V入力タイプの2種類があります。バックアッ
プバッテリは電源モジュールに挿入します。

CPUにはLED、モードスイッチ、
プログラミングポート、 DC24V
供給用端子、 RAM/FEPROM のス
ロットが付いています。 DP ポー
ト付きの CPU には各種リモート
I/Oを接続することができます。

端子台はケーブルの固定方法
によって、ネジ端子、スプリ
ング端子の 2 タイプが用意されています。

端子台はカードタイプごとにキーが付き、カードタ
イプの異なるモジュールには挿入できないようになっています。

マウントラックは S7-400の専用ラックとなります。
ほとんどのモジュールは任意の位置に挿入できます。

S7-400 のシステム構成
インターフェースモジュール（パラレルリンク）を使用して最大 18 スロットのマウントラックを最大 21 ラックまで増設することが可能です。PROFIBUS-DP ポート（シリアルリンク）を使用して最大 125 ノード（CPU により異なる）の接続が可能です。

S7-400のIMでは終端抵抗が必要となります。
その他のPROFIBUSの利便性はS7-300と同様です。

IM 460-0/461-0はDC5V供給をしないので増設ラックにも電源が必要です。IM 460-1/461-1は
5V の供給をするので増設側には電源は必要ありませんが、電源容量に注意してください。

ラックの一番右のスロットは増設
モジュール(IM)のスロットです。

IM での増設
6

リモートI/OではS7-300のモジュールを使用できます。

IM 460-3/461-3を使うと増設ラッ
クを100m離れた場所に置くことができるため、リモート盤でもS7-400 のモジュールを使うことができます。

PROFIBUS-DP での増設

S7-400 CPU モジュール
メモリ容量、通信インターフェースなどの種類に応じて各種豊富な CPU モジュール製品群をラインナップしております。
お客様のアプリケーションにフィットした CPU モジュール製品をお選びいただけます。
CPU
412-1

CPU
412-2

CPU
414-2 PN

CPU
414-2

CPU
414-3

CPU
414-3
PN/DP

CPU
416-2

CPU
416-3

CPU
416-3
PN/DP

CPU
417-4

外形寸法（mm）

25 × 290 ×
219

25 × 290 ×
219

25 × 290 ×
219

25 × 290 ×
219

50 × 290 ×
219

50 × 290 ×
219

25 × 290 ×
219

25 × 290 ×
219

50 × 290 ×
219

50 × 290 ×219

型式

6ES7 4121XJ05-0AB0

6ES7 4122XJ05-0AB0

6ES7 4122EK06-0AB0

6ES7 4142XK05-0AB0

6ES7 4143XM05-0AB0

6ES7 4143EM06-0AB0

6ES7 4162XN05-0AB0

6ES7 4163XR05-0AB0

6ES7 4163ES06-0AB0

6ES7 4174XT05-0AB0

製品名プログラム言語LD（ラダー言語）、 FBD（ファンクション・ブロック・ダイアグラム）、
IL（インストラクション・リスト）、 ST（ストラクチャード・テキスト）、
SFC（シーケンシャル・ファンクション・チャート）
CFC（Continuous Function Chart）、 S7-HiGraph

処理時間（最速） ビット操作

0.075 µ s

0.075 µ s

0.075 µ s

0.045 µ s

0.045 µ s

0.045 µ s

0.03 µ s

0.03 µ s

0.03 µ s

0.018 µ s

ワード操作

0.075 µ s

0.075 µ s

0.075 µ s

0.045 µ s

0.045 µ s

0.045 µ s

0.03 µ s

0.03 µ s

0.03 µ s

0.018 µ s

浮動小数点演算0.225 µ s

0.225 µ s

0.225 µ s

0.135 µ s

0.135 µ s

0.135 µ s

0.09 µ s

0.09 µ s

0.09 µ s

0.054 µ s

ワークメモリ（データ、コード）

288kB

512 kB

1 MB

1 MB

2.8 MB

4 MB

5.6 MB

11.2 MB

16 MB

30 MB

ロードメモリ（内蔵 RAM）

512 kB

512 kB

512 kB

512 kB

512 kB

512 kB

1MB

1MB

1MB

1MB

DI/DO 点数（I/O 各々、最大）

32768

32768

32768

65536

65536

65536

131072131072131072131072

AI/AO 点数（I/O 各々、最大）

2048

2048

2048

4096

4096

4096

8192

8192

8192

8192

タイマ点数

2048

2048

2048

2048

2048

2048

2048

2048

2048

2048

カウンタ点数

2048

2048

2048

2048

2048

2048

2048

2048

2048

2048

DB（データブロック）総数

1500

3000

3000

6000

6000

6000

10000

10000

10000

16000

FB（データブロック）総数

750

1500

1500

3000

3000

3000

5000

5000

5000

8000

FC（ファンクション）総数

750

1500

1500

3000

3000

3000

5000

5000

5000

8000

内部データ領域（バイト）

4096
4096
4096
8192
8192
8192
16384
16384
16384
16384
（MB0〜MB4095） （MB0〜MB4095） （MB0〜MB8191） （MB0〜MB8191） （MB0〜MB8191） （MB0〜MB8191） （MB0〜MB16383） （MB0〜MB16383） （MB0〜MB16383） （MB0〜MB16383）

通信インターフェース

第1

MPI/DP

MPI/DP

MPI/DP

MPI/DP

MPI/DP

MPI/DP

MPI/DP

MPI/DP

MPI/DP

MPI/DP

第2−DP

PROFINET/DP

DP

PROFINET/DP

DP

PROFINET/DP

イーサネットイーサネットイーサネット

S7-400 モジュール
デジタル入力モジュール
製品名

アナログ入力モジュール

電圧レンジ

入力点数

製品名

測定レンジ

分解能

入力数

SM 421

DC 24 V

16、32

SM 431

電圧

16 ビット（最大）8、16SM 421

AC/DC 24-48V

16

SM 431

電流

16 ビット（最大）8、16SM 421

AC/DC 120/230V

16、32

SM 431

抵抗

16 ビット（最大）4、8SM 431

熱電対

16 ビット（最大）8、16SM 431RTD

16 ビット（最大）4、8デジタル出力モジュール
製品名

電圧レンジ

出力電流

出力点数

アナログ入力モジュール

SM 422

DC 24 V

0.5A

32

SM 422

DC 24 V

2A

16

製品名

SM 422

AC/DC 120/230V

2A

16

SM 432

SM 422

リレー

5A

16

測定レンジ

分解能

電圧、電流

入力数

13 ビット8

能チャンネル数 / 軸数

ファンクションモジュール

通信モジュール

製品名

製品名

通信ネットワークCP 440

ポイント・ツー ･ ポイント
（RS232C・RS422/485）

CP 441

機FM 450-1

カウンタモジュール1

FM 452カム制御モジュール1

ポイント・ツー ･ ポイント
（RS232C・RS422/485）

FM 455

PID 制御モジュール16

CP 443-5 Extended

PROFIBUS-DP

FM 451

位置決めモジュール3

CP 443-1

PROFINET / 産業用イーサネット

FM 453

位置決めモジュール（ステッパモータ及びサーボモータ制御用）

3

CP 443-1 Advanced PROFINET / 産業用イーサネット

7

Redundancy

リダンダントシステム（二重化システム）
より高度な信頼性へのニーズにこたえるリダンダント PLC「S7-400H」

S7-400H
リダンダントシステムは SIMATIC の最大の特徴であり、イベ
ント同期方式はシーメンス独自の機能です（外部 I/O へのアク
セスや割り込み処理があった時のみ CPU 間の同期を取る方式）。また機能の先進性ばかりではなく、リダンダントシステ
ムの本質である信頼性についても、多くのお客様の実績によってさらに裏付けを重ねております。
2 つの CPU が同期して稼動しているため、CPU の異常時も切り替えという処理が不要です。従って、短時間の運転停止も許容されないようなアプリケーションでも安心してお使いいただけます。
Industrial Ethernet

ハードウェアの二重化

S7-400H

S7-400H のシステムは、2 台のリダンダント CPU と電源、
CPU 間 の 同 期 ケ ーブ ル、PROFIBUS/PROFINET と、 そ のPROFIBUS/PROFINET に接続するリモート I/O（ET 200M）から構成されます。つまり、各リモート I/O が、同期の取られた
2 台の CPU の両方に接続されている状態です。
2 台の CPU と電源は UR2-H というリダンダントシステム専用のラックに取り付けられます。
CPU 間の同期は、2 対のシンクケーブル（光ファイバーケーブ
ル）と 4 個のシンクモジュール（CPU に挿すシンクケーブル用ポート）によって行われます。
PROFIBUS は各 CPU の DP ポートに接続します。
PROFIBUS により接続されたリモート I/O には、2 つの電源と 2 つの PROFIBUS インターフェース IM 153-2 が装着され二重化バスを構成します。PROFINET は各 CPU の PN ポートに接続します。
PROFINET により接続されたリモート I/O には、1 つの電源と 1 つの PROFINET インターフェース IM153-4 が装着され、1 本の PROFINET が両方の CPU に接続されるリング構成となります。
I/O はアクティブバスを使用することにより運転中のモジュール交換が可能です。任意の I/O モジュールを使用したシングル I/O
構成と同一の I/O モジュールを 2 枚または 3 枚使用した二重化または三重化 I/O 構成が可能です。

PROFINET
SwitchET 200M
ET 200M

イベント同期方式とは、基本的にはスキャンの最後まで I/O やデータの同期を待つのですが、スキャン中の外部 I/O へのア
クセス（アナログ入出力など）があった時、また割り込み処理がかかった時にも同期を取るというものです。
この方式によれば、I/O の更新遅れをなくし、かつ同期によるスキャンタイムの延長を最小限に抑え、リダンダント制御を最適化することができるわけです。
8

ET 200M
PROFINET Drive

ET 200M

Industrial Ethernet

S7-400H

S7-400H

PROFIBUS DPPROFIBUS DP

ET 200ET 200M

CPU0

CPU1
CPUの同期(イベント発生時)

デジタル入力モジュール

イベント同期方式

S7-400H

DI状態の入力

同期

ユーザープログラム
アナログ入力モジュール

PIW128アナログ出力モジュール

PQW256

データ受信

データ通信

デジタル出力モジュール

DO状態の出力
タイマの更新DI状態の入力
状態の入力

デジタル入力モジュール

ユーザープログラム
同期

同期

同期

同期
同期

PIW128アナログ入力モジュール

PQW256

アナログ出力
モジュール

データ通信

DO状態の出力
タイマの更新デジタル出力モジュール

S7-400H CPU モジュール
メモリ容量、通信インターフェースなどの種類に応じて、4 種類の CPU モジュール製品群をラインナップしております。
エネルギー（発電、送配電）、石油・ガス、化学、製紙、製鉄、金属、水処理などの各種プロセス系産業をはじめ、輸送（トンネルコント
ロール、マリーンオートメーション）、空港施設（滑走路照明、バゲージハンドリング）など高信頼性が強く要求されるアプリケーションにご使用いただけます。
製品名

CPU 412-5H
PN/DP

CPU 414-5H
PN/DP

CPU 416-5H
PN/DP

CPU 417-5H
PN/DP

外形寸法（mm）

50 × 290 × 219

50 × 290 × 219

50 × 290 × 219

50 × 290 × 219

型式

6ES7 4125HK06-0AB0

6ES7 4145HM06-0AB0

6ES7 4165HS06-0AB0

6ES7 4175HT06-0AB0

処理時間
（最速）

ビット操作

31.25 ns18.75 ns12.5 ns

7.5 ns

ワード操作

31.25 ns18.75 ns12.5 ns

7.5 ns

浮動小数点演算31.25 ns18.75 ns12.5 ns

7.5 ns

ワークメモリ（データ、コード）

1 MB

4 MB

16 MB

32 MB

ロードメモリ

512 KB

512 KB

512 KB

512 KB

ローカルのみ

65536

65536

131072131072

ローカル＋リモート

65536

65536

131072131072

ローカルのみ

4096

4096

8192

8192

ローカル＋リモート

4096

4096

8192

8192

タイマ点数

2048

2048

2048

2048

カウンタ点数

2048

2048

2048

2048

DB（データブロック）総数

6000

6000

16000

16000

FB（データブロック）総数

3000

3000

8000

8000

FC（ファンクション）総数

3000

3000

8000

8000

内部データ領域（バイト）

8192
8192
16384
16384
（MB0 〜 MB8181） （MB0 〜 MB8181） （MB0 〜 MB16383） （MB0 〜 MB16383）

通信インターフェース

MPI/DP、DP
PN（2 ポート）

DI/DO 点数
AI/AO 点数

MPI/DP、DP
PN（2 ポート）

MPI/DP、DP
PN（2 ポート）

MPI/DP、DP
PN（2 ポート）S7-400H システム必要構成
CPU モジュールUR2-H ラック：2 台

電源モジュール

：2 台

：1 台

S7-400H 用シンクモジュール ： 4 台
：2 本
：4 本
バックアップバッテリ：2 個
メモリカードシンクケーブル

製品型番に関しては、17、18 ページをご参照ください。
9STEP 7
STEP 7 は、国際規格 IEC61131-3 に準拠した SIMATIC S7-300/400/400H シリーズ用標準プログラミングツールです。
PLC の開発言語は、LAD（ラダー言語）、FBD（ファンクション・ブロック・ダイアグラム）、IL（インストラクション・リスト）を標準でサポート。

STEP 7 日本語版もご用意しております。
STEP 7 Professional は、上記 3 言語に加え、SFC（シーケンシャル・ファンクション・チャート）、ST（ストラクチャード・テキスト）を標準サポート。

IEC5 言語全てに対応します。また、オフラインシミュレータ（S7-PLCSIM）もバンドルしており、包括的な開発環境を提供します。

STEP 7 の特長
から、プログラムエディタ（ラダーエディタ）をはじめとする各種ツールを起動する
STEP 7 は、SIMATIC マネージャ（ナビゲータ画面）
ソフトウェア構成になっています。

SIMATIC マネージャ

ラダーエディタ

ハードウェアコンフィグレーション

ネットワークコンフィグレーション

10

クロスリファレンス

シンボルテーブル

システム診断IEC 準拠 5 言語のプログラムエディタ（STEP 7 標準）
STEP 7 は、SIMATIC マネージャ（ナビゲータ画面）から、プログラムエディタ（ラダーエディタ）をはじめとする各種ツールを起動するソフトウェア構成になっています。

LAD:Ladder Diagram（IEC Ladder Diagram）• リレー回路をプログラム表現した、ビット制御に適したプログラム方法• 北米やアジアで広く普及している PLC のプログラム言語

FBD:Function Block Diagram（IEC Function Block Diagram）• 論理回路図に近いプログラム言語

STL:Statement List（IEC Instruction List）• アセンブラに似た言語• ヨーロッパで広く普及している PLC のプログラム言語

IEC 準拠 5 言語のプログラムエディタ（オプション）
STEP 7 標準ツールにアドオンが可能です。
S7-GRAPH（IEC Sequential Function Chart）• シーケンス制御の記述に適したグラフィカルな言語• 診断情報の付加が容易

S7-SCL:Structured Control Language（IEC Structured Text）• PASCAL ライクな高級言語• ユーザー関数の記述、ユーザー独自の応用命令に最適• 高級言語に慣れたユーザーに快適な開発環境

その他オプション言語
STEP 7 標準ツールにアドオンが可能です。
CFC（Continuous Function Chart）• 計装制御に適した言語、DCS 同様のプログラミングが可能• 関数のカスケードの記述やパラメータ設定をグラフィカルに記述するのに適したチャート
言語• 豊富なライブラリ

S7-PLCSIM
オフラインシミュレーションツール。開発環境でのテストと修正を実現します。
試運転前のプログラム確認により、立ち上げコストの低減化が可能です。

11

S7-300 CPU
品

CPU

名

CPU 312
CPU 314
CPU 314C-2 PN/DP
CPU 315-2 DP
CPU 315-2 PN/DP
CPU 317-2 DP
CPU 317-2 PN/DP
CPU 319-3 PN/DP

型

式

6ES7 312-1AE14-0AB0
6ES7 314-1AG14-0AB0
6ES7 314-6EH04-0AB0
6ES7 315-2AH14-0AB0
6ES7 315-2EH14-0AB0
6ES7 317-2AK14-0AB0
6ES7 317-2EK14-0AB0
6ES7 318-3EL01-0AB0

概要

メモリ容量 ： 32 kB、基本命令処理時間 : 100 ns
メモリ容量 ： 128 kB、基本命令処理時間 : 60 ns
メモリ容量 ： 192 kB、基本命令処理時間 : 60 ns、DI/DO:24/16 点、AI/AO:5/2 点
メモリ容量 ： 256 kB、基本命令処理時間 : 50 ns
メモリ容量 ： 384 kB、基本命令処理時間 : 50 ns
メモリ容量 ： 1 MB、基本命令処理時間 : 25 ns
メモリ容量 ： 1 MB、基本命令処理時間 : 25 ns
メモリ容量 ： 2 MB、基本命令処理時間 : 4 ns

S7-300 マイクロメモリカード ※ S7-300 CPU 製品と同時にご購入ください。
品
マイクロメモリ
カード

名64k バイト128k バイト
512k バイト
2M バイト
4M バイト
8M バイト型

式

6ES7 953-8LF31-0AA0
6ES7 953-8LG31-0AA0
6ES7 953-8LJ31-0AA0
6ES7 953-8LL31-0AA0
6ES7 953-8LM31-0AA0
6ES7 953-8LP31-0AA0

概S7-300、ET 200 用マイクロメモリカード
S7-300、ET 200 用マイクロメモリカード
S7-300、ET 200 用マイクロメモリカード
S7-300、ET 200 用マイクロメモリカード
S7-300、ET 200 用マイクロメモリカード
S7-300、ET 200 用マイクロメモリカード

要
容量 ： 64k バイト
容量 ： 128k バイト
容量 ： 512k バイト
容量 ： 2M バイト
容量 ： 4M バイト
容量 ： 8M バイト

S7-300 ラック
品
ラック

名

160mm 幅482mm 幅530mm 幅830mm 幅2000mm 幅型式

6ES7 390-1AB60-0AA0
6ES7 390-1AE80-0AA0
6ES7 390-1AF30-0AA0
6ES7 390-1AJ30-0AA0
6ES7 390-1BC00-0AA0

S7-300 用ラック
S7-300 用ラック
S7-300 用ラック
S7-300 用ラック
S7-300 用ラック

概

要

概

要

160mm 幅482mm 幅530mm 幅830mm 幅2000mm 幅

S7-300 ローカル拡張ユニット
品
ローカル拡張ユニット

名IM 360IM 361
IM 360 / IM 361 ケーブル（1m）IM 360 / IM 361 ケーブル（2.5m）
IM 360 / IM 361 ケーブル（5m）IM 360 / IM 361 ケーブル（10m）IM 365型式

6ES7 360-3AA01-0AA0
6ES7 361-3CA01-0AA0
6ES7 368-3BB01-0AA0
6ES7 368-3BC51-0AA0
6ES7 368-3BF01-0AA0
6ES7 368-3CB01-0AA0
6ES7 365-0BA01-0AA0

IM 360 ローカル拡張モジュール（CPU ラック側）
IM 360 ローカル拡張モジュール（拡張ラック側）
IM 360 / IM 361 接続ケーブル 長さ： 1m
IM 360 / IM 361 接続ケーブル 長さ： 2.5m
IM 360 / IM 361 接続ケーブル 長さ： 5m
IM 360 / IM 361 接続ケーブル 長さ： 10m
IM 365 ローカル拡張モジュール ： 2 枚 、 モジュール一体型接続ケーブル 長さ： 1m

S7-300 電源モジュール
品
電源モジュール

名PS 307 2A
PS 307 5A
PS 307 10A
デジタル入力モジュール

8 点入力

16 点入力型

式

6ES7 307-1BA01-0AA0
6ES7 307-1EA01-0AA0
6ES7 307-1KA02-0AA0
型

式

概

要

入力電圧 ： AC120/230V 出力電圧 ： DC24V 出力電流 ： 2A
入力電圧 ： AC120/230V 出力電圧 ： DC24V 出力電流 ： 5A
入力電圧 ： AC120/230V 出力電圧 ： DC24V 出力電流 ： 10A

概要SM 321 DI 8 × AC120/230V

6ES7 321-1FF01-0AA0

入力点数 ： 8 点 定格電圧 ： AC120/230V
定格電流 ： 6.6mA（AC120V、60Hz）/ 11.0mA（AC230V、60Hz）
入力遅延時間 ： 25ms 以下（OFF → ON）、25ms 以下（ON → OFF）
※フロントコネクタ（20 ピンタイプ）は別売です。

SM 321 DI 8 × AC120/230V

6ES7 321-1FF10-0AA0

入力点数 ： 8 点 定格電圧 ： AC120/230V
定格電流 ： 7.5mA（AC120V、60Hz）/ 17.3mA（AC230V、60Hz）
入力遅延時間 ： 25ms 以下（OFF → ON）、25ms 以下（ON → OFF）
※フロントコネクタ（40 ピンタイプ）は別売です。

SM 321 DI 16 × DC24V（マイナスコモン）

6ES7 321-1BH02-0AA0

入力点数 ： 16 点 定格電圧 ： DC24V 定格電流 ： 7mA
入力遅延時間 ： 1.2 〜 4.8ms（OFF → ON）、1.2 〜 4.8ms（ON → OFF）
※フロントコネクタ（20 ピンタイプ）は別売です。

SM 321 DI 16 × DC24V（プラスコモン）

6ES7 321-1BH50-0AA0

入力点数 ： 16 点 定格電圧 ： DC24V 定格電流 ： 7mA
入力遅延時間 ： 1.2 〜 4.8ms（OFF → ON）、1.2 〜 4.8ms（ON → OFF）
※フロントコネクタ（20 ピンタイプ）は別売です。

SM 321 DI 16 × DC24V（高速入力タイプ、マイナスコモン）

6ES7 321-1BH10-0AA0

入力点数 ： 16 点 定格電圧 ： DC24V 定格電流 ： 7mA
入力遅延時間 ： 0.025 〜 0.075ms（OFF → ON）、0.025 〜 0.075ms（ON → OFF）
※フロントコネクタ（20 ピンタイプ）は別売です。

SM 321 DI 16 × DC24V 〜 125V
（マイナスコモン）

6ES7 321-1CH20-0AA0

入力点数 ： 16 点 定格電圧 ： DC24V 〜 125V 定格電流 ： 3.5mA
入力遅延時間 ： 0.1 〜 3.5ms（OFF → ON）、0.7 〜 3.0ms（ON → OFF）
※フロントコネクタ（20 ピンタイプ）は別売です。

SM 321 DI 16 × AC/DC24V 〜 48V

6ES7 321-1CH00-0AA0

入力点数 ： 16 点 定格電圧 ： AC/DC24V 〜 48V 定格電流 ： 2.7mA
入力遅延時間 ： 16ms 以下（OFF → ON）、16ms（ON → OFF）
※フロントコネクタ（40 ピンタイプ）は別売です。

SM 321 DI 16 × AC120/230V

6ES7 321-1FH00-0AA0

入力点数 ： 16 点 定格電圧 ： AC120/230V
定格電流 ： 8mA（AC120V、60Hz）/ 16.0mA（AC230V、50Hz）
入力遅延時間 ： 25ms 以下（OFF → ON）、25ms（ON → OFF）
※フロントコネクタ（20 ピンタイプ）は別売です。

SM 321 DI 16 × DC24V（入力割込 / 診断割込付き、マイナスコモン）

6ES7 321-7BH01-0AB0

入力点数 ： 16 点 定格電圧 ： DC24V 定格電流 ： 7mA
入力遅延時間 ： 可変（定格 0.1/0.5/3.0/15/20ms）※フロントコネクタ（20 ピンタイプ）は別売です。

SM 321 DI 16 × NAMUR センサ（ET200M リダンダントシステム用）

6ES7 321-7TH00-0AB0

入力点数 ： 16 点 定格電圧 ： DC24V
センサー電源 DC18V × 4 点 入力遅延時間 ： 2.5 〜 3.5ms
短絡保護 ・ 断線検知 ・ 診断割込機能付き※フロントコネクタ（40 ピンタイプ）は別売です。
（2017 年 9 月現在）

12

デジタル入力モジュール

32 点入力型式

概要SM 321 DI 32 × DC24V

6ES7 321-1BL00-0AA0

入力点数 ： 32 点 定格電圧 ： DC24V 定格電流 ： 7mA
入力遅延時間 ： 1.2 〜 4.8ms（OFF → ON）、1.2 〜 4.8ms（ON → OFF）
※フロントコネクタ（40 ピンタイプ）は別売です。

SM 321 DI 32 × AC120V

6ES7 321-1EL00-0AA0

入力点数 ： 32 点 定格電圧 ： AC120 定格電流 ： 21mA
入力遅延時間 ： 15ms 以下（OFF → ON）、25ms（ON → OFF）
※フロントコネクタ（40 ピンタイプ）は別売です。

64 点入力SM 321 DI 64 × DC24V（マイナス / プラスコモン共用）

6ES7 321-1BP00-0AA0

入力点数 ： 64 点 定格電圧 ： DC24V 定格電流 ：4.2mA
入力遅延時間 ： 1.2 〜 4.8ms（OFF → ON）、1.2 〜 4.8ms（ON → OFF）
16 点単位でマイナスコモン、プラスコモン切替可能※ 64 点モジュール専用コネクタケーブル及び端子台は別売です

8 点出力

SM 322 DO 8 × DC24V/2.0A

6ES7 322-1BF01-0AA0

出力点数 ： 8 点 定格電圧 ： DC24V
最大負荷電流 ： 2.0A（1 点）/ 4.0A（コモン、60℃まで）
出力遅延時間 ： 0.1ms 以下（OFF → ON）、0.5ms 以下（ON → OFF）
※フロントコネクタ（20 ピンタイプ）は別売です。

SM 322 DO 8 × DC48 〜 125V/1.5A

6ES7 322-1CF00-0AA0

出力点数 ： 8 点 定格電圧 ： DC48 〜 125V
最大負荷電流 ： 1.5A（1 点）/ 6.0A（コモン、40℃まで）
出力遅延時間 ： 2.0ms 以下（OFF → ON）、15ms 以下（ON → OFF）
3.0A（コモン、60℃まで）※フロントコネクタ（20 ピンタイプ）は別売です。

SM 322 DO 8 × AC120/230V/2.0A

6ES7 322-1FF01-0AA0

出力点数 ： 8 点 定格電圧 ： AC120/230V
最大負荷電流 ： 2.0A（1 点）/ 4.0A（コモン、40℃まで）
出力遅延時間 ： 1 交流サイクル以下（OFF → ON）、1 交流サイクル以下（ON → OFF）
2.0A（コモン、60℃まで）※フロントコネクタ（20 ピンタイプ）は別売です。

SM 322 DO 8 × AC120/230V/2.0A

6ES7 322-5FF00-0AB0

出力点数 ： 8 点 定格電圧 ： AC120/230V
最大負荷電流 ： 2.0A（1 点）/ 8.0A（コモン、40℃まで）
4.0A（コモン、60℃まで）※フロントコネクタ（40 ピンタイプ）は別売です。

SM 322 DO 8 × リレー出力 / 2.0A

6ES7 322-1HF01-0AA0

出力点数 ： 8 点 定格電圧 ： DC24 〜 120V/AC48 〜 230V
リレー駆動用供給電源 : DC24V
最大負荷電流 ： 2.0A（1 点）/ 4.0A（コモン、60℃まで）※フロントコネクタ（20 ピンタイプ）は別売です。

SM 322 DO 8 × リレー出力 / 5.0A

6ES7 322-5HF00-0AB0

出力点数 ： 8 点 定格電圧 ： DC24 〜 120V/AC24 〜 230V
リレー駆動用供給電源 : DC24V
最大負荷電流 ： 5.0A（1 点）/ 5.0A（コモン、60℃まで）※フロントコネクタ（40 ピンタイプ）は別売です。

SM 322 DO 8 × リレー出力 / 5.0A

6ES7 322-1HF10-0AA0

出力点数 ： 8 点 定格電圧 ： DC24 〜 120V/AC48 〜 230V
リレー駆動用供給電源 : DC24V
最大負荷電流 ： 5.0A（1 点）/ 8.0A（コモン、30℃まで）、5.0A（コモン、60℃まで）※フロントコネクタ（40 ピンタイプ）は別売です。

SM 322 DO 8 x DC24V/0.5A

6ES7 322-8BF00-0AB0

出力点数 ： 8 点 定格電圧 ： DC24V
最大負荷電流 ： 0.5A（1 点）/ 4.0A（コモン、40℃まで）、3.0A（コモン、60℃まで）
出力遅延時間 ： 0.18ms 以下（OFF → ON）、0.245ms 以下（ON → OFF）
※フロントコネクタ（20 ピンタイプ）は別売です。

SM 322 DO 16 × DC24V/0.5A

6ES7 322-1BH01-0AA0

出力点数 ： 16 点 定格電圧 ： DC24V
最大負荷電流 ： 0.5A（1 点）/ 4.0A（コモン、40℃まで）、3.0A（コモン、60℃まで）※フロントコネクタ（20 ピンタイプ）は別売です。

SM 322 DO 16 × DC24V/0.5A（高速出力タイプ、ソース出力）

6ES7 322-1BH10-0AA0

出力点数 ： 16 点 定格電圧 ： DC24V
最大負荷電流 ： 0.5A（1 点）/ 4.0A（コモン、40℃まで）、3.0A（コモン、60℃まで）
出力遅延時間 ： 0.01ms 以下（OFF → ON）、0.02ms 以下（ON → OFF）
※フロントコネクタ（20 ピンタイプ）は別売です。

SM 322 DO 16 × AC/DC24V 〜 48V

6ES7 322-5GH00-0AB0

出力点数 ： 16 点 定格電圧 ： AC/DC24 〜 48V
最大負荷電流 ： 0.5A（1 点）/ 8.0A（コモン、60℃まで）
出力遅延時間 ： 6.0ms 以下（OFF → ON）、30ms 以下（ON → OFF）
※フロントコネクタ（40 ピンタイプ）は別売です。

SM 322 DO 16 × AC120/230V/1.0A

6ES7 322-1FH00-0AA0

出力点数 ： 16 点 定格電圧 ： AC120/230V
最大負荷電流 ： 1.0A（1 点）/ 4.0A（コモン、40℃まで）、2.0A（コモン、60℃まで）※フロントコネクタ（20 ピンタイプ）は別売です。

SM 322 DO 16 × リレー出力 / 2.0A

6ES7 322-1HH01-0AA0

出力点数 ： 16 点 定格電圧 ： DC24 〜 120V/AC48 〜 230V
リレー駆動用供給電源 : DC24V
最大負荷電流 ： 2.0A（1 点）/ 8.0A（コモン、60℃まで）※フロントコネクタ（20 ピンタイプ）は別売です。

SM 322 DO 16 × DC24V/0.5A（ET200M リダンダントシステム用、
ソース出力）

6ES7 322-8BH10-0AB0

出力点数 ： 16 点 定格電圧 ： DC24V
最大負荷電流 ： 0.5A（1 点）/ 2.0A（コモン、60℃まで）
出力遅延時間 ： 2.7ms 以下（OFF → ON）、2.7ms 以下（ON → OFF）
断線検知 ・ 診断割込機能付き※フロントコネクタ（40 ピンタイプ）は別売です。

SM 322 DO 32 × DC24V/0.5A

6ES7 322-1BL00-0AA0

出力点数 ： 32 点 定格電圧 ： DC24V
最大負荷電流 ： 0.5A（1 点）/ 4.0A（コモン、40℃まで）、3.0A（コモン、60℃まで）
出力遅延時間 ： 0.1ms 以下（OFF → ON）、0.5ms 以下（ON → OFF）
※フロントコネクタ（40 ピンタイプ）は別売です。

SM 322 DO 32 × AC120/230V/1.0A

6ES7 322-1FL00-0AA0

出力点数 ： 32 点 定格電圧 ： AC120/230V
最大負荷電流 ： 1.0A（1 点）/ 4.0A（コモン、40℃まで）、3.0A（コモン、60℃まで）
出力遅延時間 ：1 交流サイクル以下（OFF → ON）、1 交流サイクル以下（ON → OFF）
※フロントコネクタ（20 ピンタイプ）は別売です。
（2 個必要です。）

SM 322 DO 64 × DC24V/0.3A

6ES7 322-1BP00-0AA0

出力点数 ： 64 点 定格電圧 ： DC24V 定格電流 ： 0.3mA
最大負荷電流 ： 0.3A（1 点）/ 1.6A（コモン、40℃まで）、1.2A（コモン、60℃まで）
出力遅延時間 ： 0.55ms 以下（OFF → ON）、0.55ms 以下（ON → OFF）
※ 64 点モジュール専用コネクタケーブル及び端子台は別売です。

SM 322 DO 64 × DC24V/0.3A

6ES7 322-1BP50-0AA0

出力点数 ： 64 点 定格電圧 ： DC24V 定格電流 ： 0.3mA
最大負荷電流 ： 0.3A（1 点）/ 1.6A（コモン、40℃まで）、1.2A（コモン、60℃まで）
出力遅延時間 ： 0.45ms 以下（OFF → ON）、0.45ms 以下（ON → OFF）
※ 64 点モジュール専用コネクタケーブル及び端子台は別売です。

（マイナスコモン）

デジタル出力モジュール（ソース出力）（ソース出力）（診断割込機能付き、ソース出力）

16 点出力32 点出力（ソース出力）（ソース出力）（ソース出力）64 点出力（ソース出力）（シンク出力）

型

式

概

要

（2017 年 9 月現在）

13

デジタル入出力モジュール

型

式

概

要

16 点入力 /16 点出力SM 323 DI 16/DO 16 ×
DC24V/0.5A

6ES7 323-1BL00-0AA0

入力点数 ： 16 点 定格電圧 ： DC24V 定格電流 ： 7mA
入力遅延時間 ： 1.2 〜 4.8ms（OFF → ON）、1.2 〜 4.8ms（ON → OFF）
マイナスコモン（モジュール側）
出力点数 ： 16 点 定格電圧 ： DC24V
最大負荷電流 ： 0.5A（1 点）/4.0A（コモン、40℃まで）、3.0A（コモン、60℃まで）
出力遅延時間 ： 0.1ms 以下（OFF → ON）、0.5ms 以下（ON → OFF）
プラスコモン（モジュール側）※フロントコネクタ（40 ピンタイプ）は別売です。

8 点入力 /
8 点出力

SM 323 DI 8/DO 8 × DC24V /0.5A

6ES7 323-1BH01-0AA0

入力点数 ： 8 点 定格電圧 ： DC24V 定格電流 ： 7mA
入力遅延時間 ： 1.2 〜 4.8ms（OFF → ON）、1.2 〜 4.8ms（ON → OFF）
マイナスコモン（モジュール側）
出力点数 ： 8 点 定格電圧 ： DC24V
最大負荷電流 ： 0.5A（1 点）/4.0A（コモン、60℃まで）
出力遅延時間 ： 0.1ms 以下（OFF → ON）、0.5ms 以下（ON → OFF）
プラスコモン（モジュール側）※フロントコネクタ（20 ピンタイプ）は別売です。

8 点入力 /
8 点出力

SM 327 DI 8/DO 8 × DC24V /0.5A（I/O 点数の設定変更可）

6ES7 327-1BH00-0AB0

入力点数 ： 8 点 定格電圧 ： DC24V 定格電流 ： 6mA
入力遅延時間 ： 1.2 〜 4.8ms（OFF → ON）、1.2 〜 4.8ms（ON → OFF）
マイナスコモン（モジュール側）
出力点数 ： 8 点 定格電圧 ： DC24V
最大負荷電流 ： 0.5A（1 点）/4.0A（コモン、60℃まで）
出力遅延時間 ： 0.35ms 以下（OFF → ON）、0.5ms 以下（ON → OFF）
プラスコモン（モジュール側）※フロントコネクタ（20 ピンタイプ）は別売です。

8ch 入力SM 331 AI 8 × 16 ビット

6ES7 331-7NF00-0AB0

入力チャンネル数 : 8ch
電圧入力 : DC-5 〜 5V、DC1 〜 5V、DC-10 〜 10V
電流入力 : 0 〜 20mA、4 〜 20mA、-20 〜 20mA
デジタル分解能 : 16 ビット 変換速度 : 10ms/4ch モード、35 〜 305ms/8ch モード※フロントコネクタ（40 ピンタイプ）は別売です。

SM 331 AI 8 × 16 ビット

6ES7 331-7NF10-0AB0

入力チャンネル数 : 8ch
電圧入力 : DC-5 〜 5V、DC1 〜 5V、DC-10 〜 10V
電流入力 : 0 〜 20mA、4 〜 20mA、-20 〜 20mA
デジタル分解能 : 16 ビット 変換速度 : 10ms/4ch モード、46 〜 190ms/8ch モード※フロントコネクタ（40 ピンタイプ）は別売です。

SM 331 AI 8 × 14 ビット

6ES7 331-7HF01-0AB0

入力チャンネル数 ： 8ch
電圧入力 : DC-5 〜 5V、DC-10 〜 10V、DC1 〜 5V、DC-1 〜 1V
電流入力 : 0 〜 20mA、4 〜 20mA、-20 〜 20mA
デジタル分解能 : 14 ビット 変換速度 : 0.052ms/4ch※フロントコネクタ（20 ピンタイプ）は別売です。

SM 331 AI 8 × 14 ビット

6ES7 331-7KF02-0AB0

入力チャンネル数 ： 8ch
電圧入力 : DC-5 〜 5V、DC-10 〜 10V、DC1 〜 5V、DC-2.5 〜 2.5V、DC-1 〜 1V、
DC-500 〜 500mV、DC-250 〜 250mV、DC-80 〜 80V
電流入力 : 0 〜 20mA、4 〜 20mA、-20 〜 20mA、-10 〜 10mA、-3.2 〜 3.2mA
抵抗入力 : 150 Ω、300 Ω、600 Ω 熱電対入力 : E、N、J、K、L
測温抵抗体入力 : Pt 100、Ni 100
デジタル分解能 : 9/12/14 ビット 変換速度 : 3 〜 102ms※フロントコネクタ（20 ピンタイプ）は別売です。

SM 331 AI 8 × RTD

6ES7 331-7PF01-0AB0

入力チャンネル数 : 8ch
測温抵抗体入力 : Pt 10、Pt 50、Pt 100、Pt 200、Pt 500、Pt 1000、Ni 100、Ni
120、Ni 200、Ni 500、Ni 1000、LG-Ni 1000、Cu 10、Cu 50、Cu 100
抵抗入力 :150 Ω、300 Ω、600 Ω デジタル分解能 : 16 ビット 変換速度 : 3 〜

アナログ入力モジュール

型

式

概

要

102ms

※フロントコネクタ（40 ピンタイプ）は別売です。

SM 331 AI 8 × TC

6ES7 331-7PF11-0AB0

入力チャンネル数 ： 8ch
熱電対入力 : B、C、N、E、R、S、J、L、T、K、U、TxK/ xK（L）
デジタル分解能 : 16 ビット 変換速度 : 23 〜 83ms
※フロントコネクタ（40 ピンタイプ）は別売です。

6ch 入力SM 331 AI 6 × TC

6ES7 331-7PE10-0AB0

入力チャンネル数 : 6ch（チャンネル間絶縁タイプ）
熱電対入力 : B、C、N、E、R、S、J、L、T、K、U、TxK/ xK（L）
デジタル分解能 : 16 ビット※フロントコネクタ（40 ピンタイプ）は別売です。
※ STEP 7 V5.4 SP4 以上（英語版）が必要です。

2ch 出力SM 332 AO 2 × 12 ビット

6ES7 332-5HB01-0AB0

出力チャンネル数 ： 2ch
電圧出力 ： DC1 〜 5V、DC0 〜 10V、DC-10 〜 10V
電流出力 ： 0 〜 20mA、4 〜 20mA、-20 〜 20mA
デジタル分解能 ： 12 ビット 変換速度 ： 0.8ms/ch 以下※フロントコネクタ（20 ピンタイプ）は別売です。

4ch 出力SM 332 AO 4 × 16 ビット

6ES7 332-7ND02-0AB0

出力チャンネル数 ： 4ch
電圧出力 ： DC1 〜 5V、DC0 〜 10V、DC-10 〜 10V
電流出力 ： 0 〜 20mA、4 〜 20mA、-20 〜 20mA
デジタル分解能 ： 16 ビット
変換速度 ： 0.2ms/ch 以下（通常モード）、0.64ms/ch 以下（等時性モード）※フロントコネクタ（20 ピンタイプ）は別売です。

SM 332 AO 4 × 12 ビット

6ES7 332-5HD01-0AB0

出力チャンネル数 ： 4ch
電圧出力 ： DC1 〜 5V、DC0 〜 10V、DC-10 〜 10V
電流出力 ： 0 〜 20mA、4 〜 20mA、-20 〜 20mA
デジタル分解能 ： 12 ビット 変換速度 ： 0.8ms/ch 以下※フロントコネクタ（20 ピンタイプ）は別売です。

SM 332 AO 8 × 12 ビット

6ES7 332-5HF00-0AB0

出力チャンネル数 ： 8ch
電圧出力 ： DC1 〜 5V、DC0 〜 10V、DC-10 〜 10V
電流出力 ： 0 〜 20mA、4 〜 20mA、-20 〜 20mA
デジタル分解能 ： 12 ビット 変換速度 ： 0.8ms/ch 以下※フロントコネクタ（40 ピンタイプ）は別売です。

アナログ出力モジュール

8ch 出力型

式

概要（2017 年 9 月現在）

14

アナログ入出力モジュール

4ch 入力 /2ch 出力型式

概要SM 334 AI 4/AO 2 × 8 ビット

6ES7 334-0CE01-0AA0

入力チャンネル数 ： 4ch
電圧入力 ： DC0 〜 10V 電流入力 ： 0 〜 20mA
デジタル分解能 ： 8 ビット 変換速度 ： 0.5ms 以下 /ch
出力チャンネル数 ： 2ch
電圧出力 ： DC0 〜 10V 電流出力 ： 0 〜 20mA
デジタル分解能 ： 8 ビット 変換速度 ： 0.5ms 以下 /ch※フロントコネクタ（20 ピンタイプ）は別売です。

SM 334 AI 4/AO 2 × 12 ビット

6ES7 334-0KE00-0AB0

入力チャンネル数 ： 4ch
電圧入力 ： DC0 〜 10V 抵抗入力 ： 10k Ω 測温抵抗体入力 ： Pt 100
デジタル分解能 ： 12 ビット 変換速度 ： 72 〜 85ms/ch
出力チャンネル数 ： 2ch
電圧出力 ： DC0 〜 10V
デジタル分解能 ： 12 ビット 変換速度 ： 0.5ms 以下 /ch※フロントコネクタ（20 ピンタイプ）は別売です。

4ch 入力 /4ch 出力SM 335 AI 4/AO 4 × 14/12 ビット

6ES7 335-7HG02-0AB0

入力チャンネル数 ： 4ch
電圧入力 ： DC-1 〜 1V、DC-10 〜 10V、DC-2.5 〜 2.5V、DC0 〜 2V、DC0 〜 10V
電流入力 ： 0 〜 20mA、4 〜 20mA、± 10mA
デジタル分解能 ： 14 ビット 変換速度 ： 0.2ms/ch 以下
出力チャンネル数 ： 4ch
電圧出力 ： DC0 〜 10V、DC-10 〜 10V
デジタル分解能 ： 12 ビット 変換速度 ： 0.8ms 以下 /ch※フロントコネクタ（20 ピンタイプ）は別売です。

20 ピンタイプ

フロントコネクタ
20 ピン接続、ねじクランプ型（数量 ： 1 個）

6ES7 392-1AJ00-0AA0

S7-300 用フロントコネクタ
20 ピン接続、ねじクランプ型（数量 ： 1 個）

フロントコネクタ
20 ピン接続、ねじクランプ型（数量 ： 100 個）

6ES7 392-1AJ00-1AB0

S7-300 用フロントコネクタ
20 ピン接続、ねじクランプ型（数量 ： 100 個）

フロントコネクタ
20 ピン接続、スプリングクランプ型（数量 ： 1 個）

6ES7 392-1BJ00-0AA0

S7-300 用フロントコネクタ
20 ピン接続、スプリングクランプ型 型（数量 ： 1 個）

フロントコネクタ
20 ピン接続、スプリングクランプ型（数量 ： 100 個）

6ES7 392-1BJ00-1AB0

S7-300 用フロントコネクタ
20 ピン接続、スプリングクランプ型 型（数量 ： 100 個）

フロントコネクタ
40 ピン接続、ねじクランプ型（数量 ： 1 個）

6ES7 392-1AM00-0AA0

S7-300 用フロントコネクタ
40 ピン接続、ねじクランプ型（数量 ： 1 個）

フロントコネクタ
40 ピン接続、ねじクランプ型（数量 ： 100 個）

6ES7 392-1AM00-1AB0

S7-300 用フロントコネクタ
40 ピン接続、ねじクランプ型（数量 ： 100 個）

フロントコネクタ
40 ピン接続、スプリングクランプ型（数量 ： 1 個）

6ES7 392-1BM01-0AA0

S7-300 用フロントコネクタ
40 ピン接続、スプリングクランプ型（数量 ： 1 個）

フロントコネクタ
40 ピン接続、スプリングクランプ型（数量 ： 100 個）

6ES7 392-1BM01-1AB0

S7-300 用フロントコネクタ
40 ピン接続、スプリングクランプ型（数量 ： 100 個）

S7-300 64 点モジュール用接続ケーブル
ケーブル長 ： 1m （数量 ： 2 個）

6ES7 392-4BB00-0AA0

S7-300 用 64 点モジュール用接続ケーブル
ケーブル長 ： 1m（数量 ： 2 個）

S7-300 64 点モジュール用接続ケーブル
ケーブル長 ： 2.5m （数量 ： 2 個）

6ES7 392-4BC50-0AA0

S7-300 用 64 点モジュール用接続ケーブル
ケーブル長 ： 2.5m（数量 ： 2 個）

S7-300 64 点モジュール用接続ケーブル
ケーブル長 ： 5m （数量 ： 2 個）

6ES7 392-4BF00-0AA0

S7-300 用 64 点モジュール用接続ケーブル
ケーブル長 ： 5m（数量 ： 2 個）

64 点
S7-300 64 点モジュール用モジュール用
端子台インターフェース、ねじクランプ型
端子台（数量 ： 2 個）
インターフェース S7-300 64 点モジュール用

6ES7 392-1AN00-0AA0

S7-300 用 64 点モジュール用
端子台インターフェース、ねじクランプ型（数量 ： 2 個）

6ES7 392-1BN00-0AA0

S7-300 用 64 点モジュール用
端子台インターフェース、スプリングクランプ型（数量 ： 2 個）

S7-300 フロントコネクタ

40 ピンタイプ

64 点
モジュール用
接続ケーブル

端子台インターフェース、スプリングクランプ型（数量 ： 2 個）

型

式

概

要

ET200M リモート I/O 通信 インターフェースモジュール品

PROFIBUSDP スレーブ

PROFINET IO

デバイス

名

型

式

概

要

ET200M 用 PROFIBUS-DP スレーブ インターフェースモジュール

IM153-1

6ES7153-1AA03-0XB0

IM153-2 HF

6ES7153-2BA10-0XB0

ET200M 用 PROFIBUS-DP スレーブ インターフェースモジュール
リダンダントシステム対応
最大装着可能モジュール数 ：12

IM153-4 PN IO

6ES7153-4AA01-0XB0

ET200M 用 PROFINET IO デバイス インターフェースモジュール
スタンダード仕様（IRT V2.2、MRP、Shared Device 対応）
最大装着可能モジュール数 ：12

IM153-4 PN IO HF

6ES7153-4BA00-0XB0

ET200M 用 PROFINET IO デバイス インターフェースモジュール
安全モジュール対応、HART モジュール対応
最大装着可能モジュール数 ：12

スタンダード仕様
最大装着可能モジュール数 ：8（2017 年 9 月現在）

15

S7-300 通信モジュール品
シリアル通信
モジュール

名

型

式

概

要

AS-Interface

CP 340（RS232）
CP 340 （RS422/485）
CP 341（RS232）
CP 341 （RS422/485）
CP 342-5
CP 342-5 FO
CP 343-2 P

6ES7 340-1AH02-0AE0
6ES7 340-1CH02-0AE0
6ES7 341-1AH02-0AE0
6ES7 341-1CH02-0AE0
6GK7 342-5DA03-0XE0
6GK7 342-5DF00-0XE0
6GK7 343-2AH11-0XA0

RS232 1 チャンネル、伝送速度（最大）： 19.2/9.6 kbps
RS422/485 1 チャンネル、伝送速度（最大）： 19.2/9.6 kbps
RS232 1 チャンネル、伝送速度（最大）： 76.8 kbps
RS422/485 1 チャンネル、伝送速度（最大）： 76.8 kbps
マスタ局、伝送速度 ： 9.6 kbps 〜 12 Mbps
マスタ局、伝送速度 ： 9.6 kbps 〜 12 Mbps、光ケーブル接続
マスタ局、AS-Interface Spec. V3.0 対応

PROFINET/

CP 343-1 Lean

6GK7 343-1CX10-0XE0

伝送速度 ： 10/100 Mbps

PROFIBUS-DP

通信モジュール
通信モジュール

イーサネット
通信モジュール

PN

ISO TCP/IP UDP S7●

CP 343-1

6GK7 343-1EX30-0XE0

伝送速度 ： 10/100 Mbps

PN●

CP 343-1 Advanced

6GK7 343-1GX31-0XE0

伝送速度 ： 10/100 Mbps

PN

S5

●

●

ISO TCP/IP UDP S7

S5

●

●

FTP

PG
●

IT

FTP

PG

●

ISO TCP/IP UDP S7

S5

IT

FTP

PG

●

●

●

●

●

●

●

IT

●

●

●

●

●

●

●

S7-300 ファンクションモジュール
品
カウンタ
モジュール

名

型

式

概

要

1 チャンネル

FM 350-1

6ES7 350-1AH03-0AE0

FM 350-2

6ES7 350-2AH01-0AE0

8 チャンネル
カウンタ入力信号 ： DC24V
カウント周波数 ： DC24V 時 20kHz（最大）※フロントコネクタ（40 ピンタイプ）は別売です。

FM 351

6ES7 351-1AH01-0AE0

2 チャンネル
エンコーダ入力周波数 ： DC24V 時 50kHz（最大）※フロントコネクタ（20 ピンタイプ）は別売です。

FM 353

6ES7 353-1AH01-0AE0

ステッパモータ制御用
1 チャンネル※フロントコネクタ（20 ピンタイプ）は別売です。

FM 354

6ES7 354-1AH01-0AE0

カム制御
モジュール

FM 352

6ES7 352-1AH02-0AE0

高速ヒット演算モジュール

FM 352-5

6ES7 352-5AH11-0AE0

位置決め
モジュール

カウンタ入力信号 ： DC5/24V
カウント周波数 ： DC5V 時 500kHz（最大）、DC24V 時 200kHz（最大）※フロントコネクタ（20 ピンタイプ）は別売です。

サーボモータ制御用

1 チャンネル※フロントコネクタ（20 ピンタイプ）は別売です。

1 チャンネル
32 カムトラック※フロントコネクタ（20 ピンタイプ）は別売です。

（ソース）

6ES7 352-5AH01-0AE0（シンク）

1 ポジションエンコーダ
サイクル時間 ： 1 µ s※マイクロメモリカードは別売です。
フロントコネクタ（40 ピンタイプ）は別売です。

PID 制御モジュール

FM 355 C

6ES7 355-0VH10-0AE0

4 チャンネル※フロントコネクタ（20 ピンタイプ）は別売です。

温度制御
モジュール

FM 355-2 C

6ES7 355-2CH00-0AE0

4 チャンネル※フロントコネクタ（20 ピンタイプ）は別売です。

16 点入力 /16 点出力SM 374 IN 16/OUT 16

シミュレータモジュール

6ES7 374-2XH01-0AA0

ダミー
モジュール

ダミーモジュール

DM 370

6ES7 370-0AA01-0AA0

バスコネクタS7-300

6ES7 390-0AA00-0AA0

品名

バスコネクタ（スペアパーツ）

型

式

概

要

S7-300 用入出力シミュレータモジュール
16 点入力、16 点出力、8 点入力 /8 点出力 モード切替機能
入力用セレクタスイッチ / 点、状態表示用 LED/ 点
S7-300 用ダミーモジュール

スロット予約定義用

S7-300 バスコネクタ（スペアパーツ）（2017 年 9 月現在）

16

S7-400H/400 CPU
品

H-CPU

CPU

名

CPU 412-5H PN/DP
CPU 414-5H PN/DP
CPU 416-5H PN/DP
CPU 417-5H PN/DP
CPU 412-1
CPU 412-2
CPU 412-2 PN
CPU 414-2
CPU 414-3
CPU 414-3 PN/DP
CPU 416-2
CPU 416-3
CPU 416-3 PN/DP
CPU 417-4型

式

6ES7 412-5HK06-0AB0
6ES7 414-5HM06-0AB0
6ES7 416-5HS06-0AB0
6ES7 417-5HT06-0AB0
6ES7 412-1XJ05-0AB0
6ES7 412-2XJ05-0AB0
6ES7 412-2EK06-0AB0
6ES7 414-2XK05-0AB0
6ES7 414-3XM05-0AB0
6ES7 414-3EM06-0AB0
6ES7 416-2XN05-0AB0
6ES7 416-3XR05-0AB0
6ES7 416-3ES06-0AB0
6ES7 417-4XT05-0AB0

概要

メモリ容量 ： 1 MB、処理時間（最速）： 31.25 ns
メモリ容量 ： 4 MB、処理時間（最速）： 18.75 ns
メモリ容量 ： 16 MB、処理時間（最速）： 12.5 ns
メモリ容量 ： 32 MB、処理時間（最速）： 7.5 ns
メモリ容量 ： 288 kB、処理時間（最速）： 0.075 µ s
メモリ容量 ： 512 kB、処理時間（最速）： 0.075 µ s
メモリ容量 ： 1 MB、処理時間（最速）： 0.045 µ s
メモリ容量 ： 1 MB、処理時間（最速）： 0.045 µ s
メモリ容量 ： 2.8 MB、処理時間（最速）： 0.045 µ s
メモリ容量 ： 4 MB、処理時間（最速）： 0.045 µ s
メモリ容量 ： 5.6 MB、処理時間（最速）： 0.03 µ s
メモリ容量 ： 11.2 MB、処理時間（最速）： 0.03 µ s
メモリ容量 ： 16 MB、処理時間（最速）： 0.03 µ s
メモリ容量 ： 30 MB、処理時間（最速）： 0.018 µ s

S7-400H/400 ラック
品
ラック

名

UR2-H ラックUR1 ラック
UR2 ラック
UR2 アルミ製ラックCR2 ラック
CR3 ラック型

式

6ES7 400-2JA00-0AA0
6ES7 400-1TA01-0AA0
6ES7 400-1JA01-0AA0
6ES7 400-1JA11-0AA0
6ES7 401-2TA01-0AA0
6ES7 401-1DA01-0AA0

概要S7-400H リダンダントシステム用ラック 9 スロット× 2
S7-400 用ラック 18 スロット（基本ラック、増設ラック用）
S7-400 用ラック 9 スロット（基本ラック、増設ラック用）
S7-400 用ラック 9 スロット（基本ラック、増設ラック用）
S7-400 用ラック 18 スロット（基本ラック用）
S7-400 用ラック 4 スロット（基本ラック用）

S7-400H/400 電源モジュール
品
電源モジュール

バックアップ
バッテリ
電源プラグ

名

型

式

概

要

PS 407 4A

6ES7 407-0DA02-0AA0

入力電圧 ： DC120V、AC120/230V 出力電圧 ： DC5/24V
出力電流 ： 4A（DC5V）/0.5A（DC24V）

PS 407 10A

6ES7 407-0KA02-0AA0

入力電圧 ： DC120V、AC120/230V 出力電圧 ： DC5/24V
出力電流 ： 10A（DC5V）/1A（DC24V）

PS 407 10A

6ES7 407-0KR02-0AA0

二重化電源仕様
入力電圧 ： DC120V、AC120/230V 出力電圧 ： DC5/24V
出力電流 ： 10A（DC5V）/1A（DC24V）

PS 407 20A

6ES7 407-0RA02-0AA0

入力電圧 ： DC120V、AC120/230V 出力電圧 ： DC5/24V
出力電流 ： 20A（DC5V）/1A（DC24V）

PS 405 4A

6ES7 405-0DA02-0AA0

入力電圧 ： DC24/48/60V 出力電圧 ： DC5/24V
出力電流 ： 4A（DC5V）/0.5A（DC24V）

PS 405 10A

6ES7 405-0KA02-0AA0

入力電圧 ： DC24/48/60V 出力電圧 ： DC5/24V
出力電流 ： 10A（DC5V）/1A（DC24V）

PS 405 10A

6ES7 405-0KR02-0AA0

二重化電源仕様
入力電圧 ： DC24/48/60V 出力電圧 ： DC5/24V
出力電流 ： 10A（DC5V）/1A（DC24V）

PS 405 20A

6ES7 405-0RA02-0AA0

入力電圧 ： DC24/48/60V 出力電圧 ： DC5/24V
出力電流 ： 20A（DC5V）/1A（DC24V）

S7-400 電源モジュール用バックアップ

6ES7 971-0BA00

S7-400 電源モジュール用バックアップバッテリ

PS 407 用電源プラグ（スペアパーツ）
PS 405 用電源プラグ（スペアパーツ）

6ES7 490-0AB00-0AA0
6ES7 490-0AA00-0AA0

PS 407 用電源プラグ（スペアパーツ）
PS 405 用電源プラグ（スペアパーツ）

バッテリ

S7-400H/400 メモリカード
品

RAM

メモリカード

フラッシュ

EPROM

メモリカード64k バイト256k バイト
1M バイト
2M バイト
4M バイト
8M バイト
16M バイト64M バイト64k バイト256k バイト
1M バイト
2M バイト
4M バイト
8M バイト
16M バイト
32M バイト

名型

式

6ES7 952-0AF00-0AA0
6ES7 952-1AH00-0AA0
6ES7 952-1AK00-0AA0
6ES7 952-1AL00-0AA0
6ES7 952-1AM00-0AA0
6ES7 952-1AP00-0AA0
6ES7 952-1AS00-0AA0
6ES7 952-1AY00-0AA0
6ES7 952-0KF00-0AA0
6ES7 952-0KH00-0AA0
6ES7 952-1KK00-0AA0
6ES7 952-1KL00-0AA0
6ES7 952-1KM00-0AA0
6ES7 952-1KP00-0AA0
6ES7 952-1KS00-0AA0
6ES7 952-1KT00-0AA0

概要S7-400H/400 用 RAM メモリカード 容量 ： 64k バイト
S7-400H/400 用 RAM メモリカード 容量 ： 256k バイト
S7-400H/400 用 RAM メモリカード 容量 ： 1M バイト
S7-400H/400 用 RAM メモリカード 容量 ： 2M バイト
S7-400H/400 用 RAM メモリカード 容量 ： 4M バイト
S7-400H/400 用 RAM メモリカード 容量 ： 8M バイト
S7-400H/400 用 RAM メモリカード 容量 ： 16M バイト
S7-400H/400 用 RAM メモリカード 容量 ： 64M バイト
S7-400H/400 用フラッシュ EPROM メモリカード 容量 ： 64k バイト
S7-400H/400 用フラッシュ EPROM メモリカード 容量 ： 256k バイト
S7-400H/400 用フラッシュ EPROM メモリカード 容量 ： 1M バイト
S7-400H/400 用フラッシュ EPROM メモリカード 容量 ： 2M バイト
S7-400H/400 用フラッシュ EPROM メモリカード 容量 ： 4M バイト
S7-400H/400 用フラッシュ EPROM メモリカード 容量 ： 8M バイト
S7-400H/400 用フラッシュ EPROM メモリカード 容量 ： 16M バイト
S7-400H/400 用フラッシュ EPROM メモリカード 容量 ： 32M バイト（2017 年 9 月現在）

17

S7-400H/400 通信モジュール品
シリアル
通信モジュール

名

型

式

概

要

PROFIBUS-DP

CP 440CP 441-1
CP 441-2
CP 443-5 Extended

6ES7 440-1CS00-0YE0
6ES7 441-1AA05-0AE0
6ES7 441-2AA05-0AE0
6GK7 443-5DX05-0XE0

RS422/485 1 チャンネル、伝送速度（最大）： 115.2 kbps
RS232/422/485 1 チャンネル、伝送速度（最大）： 115.2 kbps
RS232/422/485 2 チャンネル、伝送速度（最大）： 115.2 kbps
マスタ局、伝送速度 ： 9.6 kbps 〜 12 Mbps

PROFINET/CP 443-1

6GK7 443-1EX30-0XE0

伝送速度 ： 10/100 Mbps

通信モジュール

イーサネット
通信モジュール

PN

ISO TCP/IP UDP S7●

CP 443-1 Advanced

6GK7 443-1GX30-0XE0

伝送速度 ： 10/100 Mbps

PN

●

IT

FTP

PG

●

ISO TCP/IP UDP S7

S5

IT

FTP

PG

●

●

●

●

●

●

●

S5

●

●

●

●

●

●

S7-400H システム関連機器品
シンクモジュール

名S7-400H 用シンクモジュール

型

式

概

要

S7-400H 用 シンクモジュール CPU モジュール間距離 ： 10m（最大）S7-400H 用 シンクモジュール CPU モジュール間距離 ： 10km（最大）S7-400H 用 シンクケーブル ケーブル長 ： 1m
S7-400H 用 シンクケーブル ケーブル長 ： 2m
S7-400H 用 シンクケーブル ケーブル長 ： 10m
ET 200M 用 PROFINET インターフェースモジュール

ET 200M
PROFINETIM 153-4 HF

6ES7 960-1AA06-0XA0
6ES7 960-1AB06-0XA0
6ES7 960-1AA04-5AA0
6ES7 960-1AA04-5BA0
6ES7 960-1AA04-5KA0
6ES7 153-4BA00-0XB0

ET 200M
PROFIBUS-DP

IM 153-2 HF

6ES7 153-2BA10-0XB0

ET 200M 用 PROFIBUS-DP インターフェースモジュール

アクティブバス

Y カプラ

IM 153-2 用
40mm 幅 I/O モジュール用
80mm 幅 I/O モジュール用
482mm 幅530mm 幅2000mm 幅Y カプラモジュール

6ES7 195-7HD10-0XA0
6ES7 195-7HB00-0XA0
6ES7 195-7HC00-0XA0
6ES7 195-1GA00-0XA0
6ES7 195-1GF30-0XA0
6ES7 195-1GC00-0XA0
6ES7 197-1LB00-0XA0

IM 153-2 用アクティブバス
ET 200M 用 40mm 幅 I/O モジュール 2 枚用アクティブバス
ET 200M 用 80mm 幅 I/O モジュール 1 枚用アクティブバス
ET 200M 用アクティブバス用レール 482mm 幅
ET 200M 用アクティブバス用レール 530mm 幅ET 200M 用アクティブバス用レール 2000mm 幅
S7-400H システム用 Y カプラモジュール

アクティブバス

80mm 幅 I/O モジュール用

6ES7 654-7HY00-0XA0

Y カプラ用アクティブバス※アクティブバス用レール上に実装します。

IM 153-2

IM 153-2 バンドルユニット

6ES7 153-2AR03-0XA0「バンドル内容」
IM 153-2 ： 2 個、IM 153-2 用アクティブバス： 1 個

Y リンク

Y リンクバンドルユニット

6ES7 197-1LA11-0XA0

シングル PROFIBUS-DP スレーブ局を S7-400H システムへ接続を実現「バンドル内容」
IM 153-2 ： 2 個、IM 153-2 用アクティブバス： 1 個
Y カプラ： 1 個、Y カプラ用アクティブバス： 1 個

シンクケーブル

ケーブル長 ： 1m
ケーブル長 ： 2m
ケーブル長 ： 10m

通信モジュール

通信モジュール

アクティブバス
用レール

バンドルユニット
バンドルユニット※アクティブバス用レール上に実装します。

S7-400H バンドルパッケージ品

412-5H

バンドル

414-5H

バンドル

416-5H

バンドル

417-5H

バンドル

名

型

式

概

要

CPU412-5H、10A、230V AC

6ES7 400-0HR01-4AB0［バンドル内容］ UR2-H ラック : 1 個、PS407 10A : 2 個、CPU412-5H : 2 個、シンクモジュール 10m : 4 個、シンクケーブル 1m : 2 本、バッテリ： 4 個

CPU412-5H、10A、24V DC

6ES7 400-0HR51-4AB0［バンドル内容］ UR2-H ラック : 1 個、PS405 10A : 2 個、CPU412-5H : 2 個、シンクモジュール 10m : 4 個、シンクケーブル 1m : 2 本、バッテリ： 4 個

CPU414-5H、10A、230V AC

6ES7 400-0HR02-4AB0［バンドル内容］ UR2-H ラック : 1 個、PS407 10A : 2 個、CPU414-5H : 2 個、シンクモジュール 10m : 4 個、シンクケーブル 1m : 2 本、バッテリ： 4 個

CPU414-5H、10A、24V DC

6ES7 400-0HR52-4AB0［バンドル内容］ UR2-H ラック : 1 個、PS405 10A : 2 個、CPU414-5H : 2 個、シンクモジュール 10m : 4 個、シンクケーブル 1m : 2 本、バッテリ： 4 個

CPU416-5H、10A、230V AC

6ES7 400-0HR03-4AB0［バンドル内容］ UR2-H ラック : 1 個、PS407 10A : 2 個、CPU416-5H : 2 個、シンクモジュール 10m : 4 個、シンクケーブル 1m : 2 本、バッテリ： 4 個

CPU416-5H、10A、24V DC

6ES7 400-0HR53-4AB0［バンドル内容］ UR2-H ラック : 1 個、PS405 10A : 2 個、CPU416-5H : 2 個、シンクモジュール 10m : 4 個、シンクケーブル 1m : 2 本、バッテリ： 4 個

CPU417-5H、10A、230V AC

6ES7 400-0HR04-4AB0［バンドル内容］ UR2-H ラック : 1 個、PS407 10A : 2 個、CPU417-5H : 2 個、シンクモジュール 10m : 4 個、シンクケーブル 1m : 2 本、バッテリ： 4 個

CPU417-5H、10A、24V DC

6ES7 400-0HR54-4AB0［バンドル内容］ UR2-H ラック : 1 個、PS405 10A : 2 個、CPU417-5H : 2 個、シンクモジュール 10m : 4 個、シンクケーブル 1m : 2 本、バッテリ： 4 個（2017 年 9 月現在）

18

エンジニアリングソフトウェア
ソフトウェア
標準ツール

アップグレード
ライセンス ※ 1

ソフトウェア更新
サービス

型

式

概

要

STEP 7 V5.6 日本語版

6ES7 810-4CC11-0JA5

フローティングライセンス版（日 / 英）
、PLC 言語 : LAD/FBD/IL、Windows 7 SP1(64bit)、Windows 2008 R2 SP1(64bit)、Windows 2012 R2(64bit)、Windows 2016(64bit)、Windows 10(64bit) 対応

STEP 7 V5.6 英語版

6ES7 810-4CC11-0YA5

フローティングライセンス版（英 / 独 / 仏 / 伊 / 西）、PLC 言語 : LAD/FBD/IL、Windows 7 SP1(64bit)、Windows 2008 R2 SP1(64bit)、Windows 2012 R2(64bit)、Windows 2016(64bit)、Windows 10(64bit) 対応

STEP 7 Professional 2017/V14

6ES7 810-5CC12-0YA5

フローティングライセンス版（英 / 独 / 仏 / 伊 / 西）、PLC 言語 : LAD/FBD/IL/SFC/ST、Windows 7 SP1(64bit)、Windows 2008 R2 SP1(64bit)、Windows 2012 R2(64bit)、Windows 2016(64bit)、Windows 10(64bit) 対応、S7-PLCSIM 付き

S7-SCL V5.6

6ES7 811-1CC06-0YA5

フローティングライセンス版（英 / 独 / 仏 / 伊 / 西）、STEP 7 用 ST 言語オプション、Windows 7 SP1(64bit)、Windows 2008 R2 SP1(64bit)、Windows 2012 R2(64bit)、Windows 2016(64bit)、Windows 10(64bit) 対応

S7-GRAPH V5.6

6ES7 811-0CC07-0YA5

フローティングライセンス版（英 / 独 / 仏 / 伊 / 西）、STEP 7 用 SFC 言語オプション、Windows 7 SP1(64bit)、Windows 2008 R2 SP1(64bit)、Windows 2012 R2(64bit)、Windows 2016(64bit)、Windows 10(64bit) 対応

CFC V9.0

6ES7 658-1EX58-0YA5

フローティングライセンス版（英 / 独 / 仏 / 伊 / 西）、STEP 7 用 CFC 言語オプション、Windows 7 SP1(64bit)、Windows 2012 R2 (64bit)、Windows 10(64bit) 対応

S7-PLCSIM V5.4

6ES7 841-0CC05-0YA5

フローティングライセンス版（英 / 独 / 仏 / 伊 / 西）、STEP 7 用 PLC シミュレータ、
Windows 7 SP1(64bit)、Windows 2008 R2 SP1(64bit)、Windows 2012 R2(64bit)、Windows 2016(64bit)、Windows 10(64bit) 対応

STEP 7 V5.6 日本語版

6ES7 810-4CC11-0JE5

アップグレードライセンス版（日 / 英）、STEP 7 日本語版 V3.0 以上対象、Windows 7 SP1(64bit)、Windows 2008 R2 SP1(64bit)、Windows 2012 R2(64bit)、Windows 2016(64bit)、Windows 10(64bit) 対応

STEP 7 V5.6 英語版

6ES7 810-4CC11-0YE5

アップグレードライセンス版（英 / 独 / 仏 / 伊 / 西）、STEP 7 英語版 V3.0 以上対象、Windows 7 SP1(64bit)、Windows 2008 R2 SP1(64bit)、Windows 2012 R2(64bit)、Windows 2016(64bit)、Windows 10(64bit) 対応

STEP 7 Professional 2017/V14

6ES7 822-1AA04-0YE5

アップグレードライセンス版（英 / 独 / 仏 / 伊 / 西）、STEP 7 Prof. 対象、Windows 7 SP1(64bit)、Windows 2008 R2 SP1(64bit)、Windows 2012 R2(64bit)、Windows 2016(64bit)、Windows 10(64bit) 対応、S7-PLCSIM 付き

S7-SCL V5.6

6ES7 811-1CC06-0YE5

アップグレードライセンス版（英 / 独 / 仏 / 伊 / 西）、S7-SCL V5.0 以上対象、Windows 7 SP1(64bit)、Windows 2008 R2 SP1(64bit)、Windows 2012 R2(64bit)、Windows 2016(64bit)、Windows 10(64bit) 対応

S7-GRAPH V5.6

6ES7 811-0CC07-0YE5

アップグレードライセンス版（英 / 独 / 仏 / 伊 / 西）、S7-GRAPH V3.0 以上対象、Windows 7 SP1(64bit)、Windows 2008 R2 SP1(64bit)、Windows 2012 R2(64bit)、Windows 2016(64bit)、Windows 10(64bit) 対応

CFC V9.0

6ES7 658-1EX58-0YE5

アップグレードライセンス版（英 / 独 / 仏 / 伊 / 西）、CFCV8.0 以上対象、Windows 7 SP1(64bit)、Windows 2012 R2 (64bit)、Windows 10(64bit) 対応

S7-PLCSIM V5.4

6ES7 841-0CC05-0YE5

アップグレードライセンス版（英 / 独 / 仏 / 伊 / 西）、S7-PLCSIM V3.0 以上対象、Windows 7 SP1(64bit)、Windows 2008 R2 SP1(64bit)、Windows 2012 R2(64bit)、Windows 2016(64bit)、Windows 10(64bit) 対応（無償）がリリース
6ES7 810-4BC01-0YX2• 購入後 1 年以内にその製品のバージョンアップ（有償）やサービスパック
された場合、該当するソフトウェア DVD を提供するサービスです。バージョンアップ（型6ES7 810-5CC04-0YE2式変更）の場合は、アップグレードライセンスも提供されます。
6ES7 811-1CA01-0YX2• 該当するソフトウェアの正規ライセンス（最新版）をお持ちであることがソフトウェア更新
サービス品購入の条件となります。
6ES7 811-0CA01-0YX2• なお、サービス開始後はお申し出の無い限り、契約は毎年自動更新されます。
6ES7 658-1EX00-2YL8
6ES7 841-0CA01-0YX2※ 1 旧バージョンのソフトウェアを更新する製品です。 該当するソフトウェア DVD とアップグレードライセンスが 1 つ提供されます。インストールには旧バージョンのライセンスが必要

STEP 7
STEP 7 Professional
S7-SCL
S7-GRAPH
CFC
S7-PLCSIMとなります。

パソコン接続用ケーブル / ボード
品

名

型

式

PROFIBUS /MPI 接続CP5711 USB アダプタ
PC アダプタ USB A2

6GK1 571-1AA00
6GK1 571-0BA00-0AA0

産業用

CP1623 PCI Express ボード

6GK1 162-3AA00

Ethernet 接続

概要

USB V2.0 対応変換アダプタ (USB 2m ケーブル付 )S7 シリーズ CPU 接続アダプタ（MPI ケーブル 0.3m、USB ケーブル 5m 付属）
PC 側 ： USB 接続、CPU 側 ： MPI 接続（USB 電源 500mA 使用）
PCI Express バス（RJ45x2 ポート、スイッチ内蔵）

PROFIBUS/PROFINET ケーブル品

PROFIBUS

名

PROFIBUS ケーブル指定長（20m 以上）
PROFIBUS コネクタ

PROFIBUS ケーブル用 ストリッピング

ツール

PROFINETIE FC TP 標準ケーブル指定長（20m 以上）
IE FC RJ45 Plug 180

IE FC ケーブル用 ストリッピングツール

型

式

概

要

6XV1 830-0EH10標準仕様 PROFIBUS ケーブル
最短 20m 〜最長 1000m まで 1m 単位でご指定ください。

6ES7 972-0BA52-0XA0
6ES7 972-0BB52-0XA0
6ES7 972-0BA60-0XA0
6ES7 972-0BB60-0XA0
6GK1 905-6AA00

PROFIBUS-DP バスコネクタ（90 度配線、PG ポート無）PROFIBUS-DP バスコネクタ（90 度配線、PG ポート有）PROFIBUS-DP バスコネクタ（35 度配線、PG ポート無）PROFIBUS-DP バスコネクタ（35 度配線、PG ポート有）PROFIBUS ケーブル用ストリッピングツール

6XV1 840-2AH10

IE FC（ファーストコネクト）TP 標準ケーブル
最短 20m 〜最長 1000m まで 1m 単位でご指定ください。

6GK1 901-1BB10-2AA0
6GK1 901-1BB10-2AB0
6GK1 901-1BB10-2AE0
6GK1 901-1GA00

IE RJ45 コネクタ FC（ファーストコネクト）ケーブル仕様メタルハウジング 1 個
IE RJ45 コネクタ FC（ファーストコネクト）ケーブル仕様メタルハウジング 10 個
IE RJ45 コネクタ FC（ファーストコネクト）ケーブル仕様メタルハウジング 50 個
IE FC（ファーストコネクト）ケーブル用ストリッピングツール（2017 年 9 月現在）

19

製品に関する国内お問い合わせ先製品の詳細およびお問い合わせ先は弊社ホームページにてご案内しております。

www.siemens.com/jp/ad

Siemens AG Industry Online Support
すべてのマニュアル（一部日本語版あり）を登録不要・無料でダウンロードしていただけます。

https://support.industry.siemens.com

本書に記載された情報には、性能についての一般的な説明および製品の特性（以下「本特性」といいます）が含まれていますが、実際に当該製品等をご使用の際には、性能および製品の特徴が製品開発等による変更等により、本書に記載のとおりではない場合があります。
当社は、契約により明示的に合意されていない限り、本特性が変更等になった場合等に、該当する本特性に関する情報を提供する義務を負わないものとします。
本書記載の各製品名はすべてSiemens AG またはその他の会社の商標あるいは登録商標であり、第三者が自らの目的のためにこれを利用すると、当該商標等の権利者の権利を侵害する
おそれがあります。

2018年8月改訂（1808FUKPDF）

20