1161

日本建築学会大会学術講演梗概集（関東） 2020 年 9 月

IC タグを用いた構造スリットの施工検査方法の開発

コンクリート工事

非破壊検査

IC タグ

構造スリット高橋 誠治 1)
小暮 直親 1)正会員
同

1.はじめに鉄筋コンクリート造建物において、柱・梁と非耐力壁

友利格 1)
深澤 協三 2)

同
同表1

IC タグ

Impinj製

チップを構造的に絶縁する「構造スリット」に関して、建物竣工後に大規模修繕等で構造スリットの入れ忘れ、湾曲等MONZA4D
128bit(EPC)メモリ32bit(USER)の不具合事例が発見され、その一部が社会問題化 1)している。
最近は、これらの施工不具合防止のため、「型枠組立、動作温度-10〜50℃

保存温度-10〜50℃

動作湿度

コンクリート打設時にスリット設置位置の目印設置」、スキャナー「型枠解体後の目視検査の強化と写真による記録」の対保存湿度策が多用されている。これらの対策は「人の目と手」によるもので、ヒューマンエラーの発生、検査結果整理にラベル⼨法膨大な人の手間を要する問題点を内包している。

アンテナ

そこで筆者らは、IC タグを活用による構造スリット検⼨法

30〜85%(結露なきこと)30〜85%(結露なきこと)
25×105mm(厚さ：0.25mm)
8×90ｍｍ

IC タグ

査の機械化・自動化を考案した。本報は、IC タグ活用による構造スリット検査方法を述べるとともに、その基礎

IC タグ諸元

図1

IC タグを用いた検査方法実験結果を示すものである。
2.IC タグを用いた検査方法
IC タグとは、RFID（Radio frequency identification：近距離無線通信を用いた自動認識技術）の一種で、電波を用
い IC タグのデータを非接触で読み書きするシステムである。その特徴として。①スキャナーをかざすだけで複数のタグを一括で読み取れる、②距離が離れていても読み梁取れる、③隠れているタグも読み取れる、④表面が汚れ壁ていても読み取れる、点が挙げられる。更に近年 IC タグ
柱は、小売業界等での利用が進み低コスト化が図られるこ柱
鉛直スリットとで、「使い捨て」的な使用が可能な条件が整いつつある。

水平スリット

水平スリット

考案した検査方法は、図 1 に示す通り、構造スリットの断熱材両端に IC タグを型枠組立前に貼り付け、型枠組立後及び土間スラブ

コンクリート打設後にスキャナーを使って IC タグを読み取ることで、スリット入れ忘れ（読み取った IC タグ個数

図2の照合）及びスリット位置確認を行うものである。IC タ

土間スラブ

試験体形状寸法及び IC タグ一番号

グの特徴を生かし、「同時に箇所数を検知可能」「型枠、コンクリートで隠蔽される部分の検知可能」な検査方法
IC タグである。

構造スリット3.IC タグを用いた検査法実証実験
3-1 実験計画

写真 1

IC タグ取付状況

実験は、図 2 に示す柱、梁、壁より構成される鉄筋コンクリート造架構を再現した準実大の試験体を用いて行った。図 2 中に示す通り、スリットの架構正面側両端に ICタグを配置した（鉛直スリットは 1 本、水平スリットは柱

写真 2

Development of the inspection method of the structure slit using the IC tag

1)

型枠組立時検査TAKAHASHI seiji 1)TOMORI Itaru
KOGURE Naochika 2)Fukazawa Kyouzou

1)― 321 ―

写真 3IC タグ

で壁が分割されるため 3 本。貼り付け箇所は 4 本×2＝8 箇

4.まとめ所）。IC タグは写真１に示す通り、型枠組立前にスリット

1）IC タグを用いてコンクリート打設前にスリット数量をの所定位置に貼り付け、通常の型枠組立手順でスリット瞬時に確認可能で、「入れ忘れ」検査の省力化が図れる。

を型枠にセットした。

2)コンクリート打設後も IC タグに読み込みは可能で、ス本検証実験に用いた IC タグは「パッシブ型・UHF 帯」キャナー電波出力を調整することで IC タグの位置が特定の汎用型タグである。実験に用いた IC タグは防水加工できる。

（打設時のコンクリート水分対策）、タックシール型（ス3)IC タグと電波シールド材を組み合わせることで、鉛直リットに簡単に貼り付け可能）である。IC タグの諸元をスリット湾曲の有無が確認できる。

表 1 に、外観を写真 2 にそれぞれ示す。IC タグには予め【謝辞】本実験の実施に際しては凸版印刷㈱のご協力を得ました。

タグ毎のユニークな番号が書き込んである。この番号をご協力頂いた関係各位に深く謝意を表します。
【参考文献】
1)国土交通省「2019 年 6 月 25 日・国土交通大臣会見要旨」（最終閲ハンディースキャナー（電波出力 10mW～1W）で読み取った。

覧日：2020 年 4 月 1 日）

3-2 実験結果

https://www.mlit.go.jp/report/interview/daijin19062①型枠組立時検査：型枠組立時（コンクリート打設前）の IC タグ読み取り結果を表 2 に示す。写真 3 に示す通り、
鋼板

ハンディースキャナー電波出力を最大にして架構から約3m 離れた位置から IC タグを読み取った結果、8 箇所とも同時に読み取り可能なことを確認した。即ち、コンクリート打設前に IC タグを読み取ることで、型枠内にセットされたスリットの数量を確認が出来ることから「スリット入れ忘れ」検査を大幅に省力化可能である。

写真 4

電波シールド材によるスリット位置確認②コンクリート打設後検査：コンクリート打設後検査結
果を表 2 に示す。IC タグからハンディースキャナーまで距離を約 50cm に固定して、ハンディースキャナーの電波・本来のスリット位置出力を読み取り可能な範囲で極力小さく設定して読み取(湾曲発生なし)りを行った。これは、特定の IC タグのみを読み取らせての IC タグを読み取る読み取った IC タグに位置を特定するためである。
8 箇所の IC タグのうち 2 箇所は、型枠解体時に解体用・スリット湾曲時の道具でタグを直接「こじった」ためにタグ破損によりとも IC タグ読み取る不可であったが、他の 6 箇所は読み取り可能であ読み取り不可

り、かつ読み取り対象箇所の IC タグのみを読み取る（IC( は電波シールドのため)タグに割り振った番号で判定可能）ことが出来ることがIC タグ確認できた。

図3

更に、IC タグは鋼板等で電波をシールドすることで読電波シールド材によるスリット位置確認
表2

み取り不能になる性質を活かし、「鉛直スリット湾曲」の検出法について検証した。図 3 に示す通り、鉛直スリット

IC タグ読み取り結果

スリット部位

ＩＣタグ番号とで湾曲の有無が検出できる。写真 4 に示す通り鉛直スリ鉛直・上端ットの際のコンクリート表面に貼り付けた IC タグを亜鉛鉛直・下端めっき鋼板で（t=0.6mm）でシールドして読み取ったとこ
ろ、本来の位置の IC タグは読み取り、スリット際の IC タ本来の位置以外をシールドして IC タグを読み込ませるこ

グは読み取り不可であった。従って、IC タグと電波シールド材を組み合わせることで、鉛直スリット湾曲の有無が検出できるが明らかとなった。

1)

1)

2)

2)

㈱JSP
(一社)日本建設経営協会中央技術研究所・博士(工学)ＩＣ読み取り結果
打設前打設後

32○

○

31○

○

水平左・左端23○

タグ破損

水平左・右端24○○

水平中央・左端

25○○

水平中央・中央

27

○

タグ破損

水平中央・右端

28○○

水平左・左端29○○

水平左・右端30○○

JSP Corp.
JARGC Central Research Institute for Construction Technology― 322 ―