発電機
MGC2200G
取扱説明書

ご使用の前に、必ず取扱説明書、本体ラベルをお読みになり、安全に注意してお使いください。

KN55149AA

KN55149AA.indd 2

2024/02/09 15:05

はじめにアースパワー発電機をお買上げいただき、誠にありがとうございます。
本書には、本機の正しい取り扱い方法と簡単な点検・整備について説明してあります。
万一、取り扱いを誤ると重大な事故や故障の原因となります。
安全な運転、および本機の性能を十分に発揮させるために、ご使用前には必ず本書をよくお読みいただき、ご使用時には携帯していただきますようお願い申し上げます。
本取扱説明書では正しい取り扱いおよび点検・整備に関する必要な事項を次のシンボルマークで表示してあります。

警告
取り扱いを誤った場合、死亡または重傷に至る可能性が想定さ
れる場合。

注意
取り扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合。

要 点
正しい操作方法や点検整備上のポイントを示し、取り扱いを誤ると、本機やその他のものが損傷する可能性がある場合。

• 仕様変更などにより、本書のイラストや内容が一部実機と異なる場合があります。
• 保証書はよくお読みいただきお買上げ日、販売店の記入をご確認ください。
• 本書は大切に保管し、不明な点や不具合が生じたときにお読みください。なお本機の転売や譲渡等をされる場合は必ず本書を添付してください。

KN55149AA.indd 3

2024/02/09 15:05

目次
安全にお使いいただくために‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P 1
主要諸元‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P 4
重要ラベル‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P 5
各部の名称‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P 7
各部の取り扱い‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P 9
始業点検‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P16
正しい運転操作‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P20
やさしい点検・整備‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P26
定期点検と長期保管‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P29
故障診断‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P30
配線図‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P31

KN55149AA.indd 42024/02/09 15:05

安全にお使いいただくために− 1• 運転、保守、点検の前に必ずこの取扱説明書、および本機に貼付されているラベル全てをよく読み正しくご使用ください。本機の知識、安全の情報そして注意事項の全てを習読してからご使用ください。

警告• 警告ラベルを汚したり、はがしたりしないでください。
• 排気ガス中毒のおそれあり、換気の悪い場所で使用しないでください。
排気ガス中には有害成分が含まれていますので室内、倉庫、トンネル、井戸、
船倉、タンク、マンホールなど換気の悪い場所、建物や遮へい物で風通しの悪い場所で使用しないでください。
• 火災のおそれあり、商品の周囲を囲ったり、箱をかぶせて使用しないでくだ
さい。
• やけどのおそれあり、使用中、使用直後はエンジン本体やマフラ部が熱くなっています。マフラ周辺のプロテクタには手足を直接触れないでください。
• 火災のおそれあり、燃料取扱い時は、タバコの火や他の火種になるようなものを近づけないでください。
• 火災のおそれあり、接続ホースや圧力調整器の取付け・取外しはエンジンを停止し換気の良い場所で行ってください。燃料は、引火しやすく爆発性がありますので、取り扱いには十分注意を払ってください。特にエンジン始動前には、ガスの漏れがないことを確認してください。
• 火災のおそれあり、使用中に臭気、音、振動などの異常を感じたら、直ちにエンジンを停止し、LPガス容器のバルブを閉じ、接続ホースを取外して販売店もしくはサービス店の点検を受けてください。
• 感電、火災のおそれあり、電力会社の電気配線に接続しないでください。接続しますと電気器具や本機の故障、または火災や人身事故の原因となります。
• 感電のおそれあり、ぬれた手で本機を操作しないでください。
• 感電のおそれあり、コンセントにピンや針金などの金属物を差し込まないでください。
• 感電やけがのおそれあり、運転中は点検整備を行わないでください。
• 感電やけがのおそれあり、改造したり、部品を取り外したまま使用しないでください。
• 本機を他人に貸すときは、必ず取扱説明書もいっしょに渡してください。
• 排気ガス中毒や火災のおそれあり、本機を建物や設備から１m 以上離して使用してください。
• ガスを吸い込んだり、目に入ったりした場合には、ただちに医師の診察を受けてください。
• ガス漏れのおそれあり、プライミングボタンを押し込んだままにしないでください。
• ガス漏れのおそれあり、本機とLPガス容器を接続するホース及び圧力調整器（ホースと一体組付け、設定圧力2.8kPa）は、必ず専用の付属品を使用してください。
1

KN55149AA.indd 1

2024/02/09 15:05

安全にお使いいただくために− 2
注意• けがのおそれあり、軟らかい所や傾斜地、小石、土、砂利等で凸凹している所では使用しないでください。
• けがのおそれあり、運転中は移動させないでください。
• けがのおそれあり、本機の回転部に棒や針金を入れないでください。
• けがのおそれあり、飲酒や薬物を服用したり、又過労の際には使用しないでください。
• やけどのおそれあり、使用中、使用直後はLPガス容器、圧力調整器やホース接続部が熱くなっている場合があります。
• 感電のおそれあり、運転中はスパークプラグ、プラグキャップや高圧コードに触らないでください。
• 感電、故障のおそれあり、雨や雪の中などの水のかかる場所、海水や潮風の当たる場所では使用・保管をしないでください。又、水洗いもしないでください。
• 感電、けがのおそれあり、子供に使用させないでください。
• 感電、けがのおそれあり、エンジンを始動する前に電気器具を接続しないでください。
• 感電のおそれあり、貴金属を身につけて使用しないでください。
• 感電のおそれあり、本機のアース端子より大地にアースをしてください。
• 火災のおそれあり、本機の周囲や下に危険物（油脂類、セルロイド、火薬など）や燃えやすい物（枯れ草、わらくず、紙くず、木くずなどの可燃物）を置かないでください。
• 火災のおそれあり、定格出力を超えた過負荷で使用しないでください。
• 火災のおそれあり、燃料の種類と規定圧力を守って使用してください。
• 火災のおそれあり、作業終了後、運搬中は接続ホース（LPガス容器）を取り外してください。
• 火災のおそれあり、接続ホースを踏み付けたり引っ張ったりしないでください。
• けがのおそれあり、本機の上に物をのせないでください。
• けがのおそれあり、本機を吊るす場合は、水平となるように吊る位置に注意してください。
• 本機を自動車などで運搬する場合には、倒れないようにしっかり固定してください。又、車載したまま使用しないでください。
• 毎回使用前に行う始業点検や定期点検は必ず実施してください。
• 発電機の使用に際しては、各種法律や規制が有ります。労働安全衛生規則、消防法、電気事業法などを遵守してください。
2

KN55149AA.indd 2

2024/02/09 15:05

安全にお使いいただくために− 3
注意• LPガス容器の取扱は容器の取扱説明書に従ってください。LPガス及びLPガ
ス容器の取扱に関しては各種法律や規制が有ります。高圧ガス保安法、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（液石法）、消防法などを遵守してください。詳しくは最寄りのガス販売店に御相談ください。
• LPガス容器は本機及び火気から２m以上離れた位置に置いてください。
• LPガス容器は40℃以下に保つようにしてください。
• LPガス容器は横にしたり、逆さまにしないでください。また転落、転倒等を防止する措置を講じてください。
• この取扱説明書で示す重要な安全指示事項は、起こりうる全ての状況や状態を表しているものでは有りません。発電機の安全性には十分気を配っておりますが、運転する方や保守をする方も安全には充分な注意、配慮をお願いします。
• 将来、本機を廃棄される場合および廃油等の廃棄処理をされるときは、環境保護のためお買い上げの販売店もしくはサービス店にご相談ください。

3

KN55149AA.indd 3

2024/02/09 15:05

主要諸元
項目
形
励
電

磁

方

名称

MGC2200G式

多極回転界磁形単相交流インバータ発電機

式

自己励磁式

調

整

方

式

インバータ方式

定

格

周

波

数

50㎐／60㎐

定

格

出

力

2.2kVA

流

定

格

電

圧

100V

電

流

22A

力

率

1.0

電

交

発

圧

直 流

機

出力端子

定

格

出

力

100W

定

格

電

圧

12V

定

格

電

流

8.3A

交

流

3−アース式コンセント

直流

1−陸式ターミナル

交流/直流電流保護装置

電子ブレーカ／サーキットプロテクタ

エ

名

称

GB181

形

式

空冷4サイクルOHVガスエンジン

ン

総

排

気

量

181㎤

使

用

燃

料

LPG（プロパンガス）ジ

定 格 連 続 運 転 時 間

約10時間／10㎏ LPガス容器

使

用

潤

滑

油

API分類SE級以上（10W-30）

ン

潤

滑

油

容

量

0.5Ｌ

点

火

方

式

トランジスタ方式マグネット点火

始

動

方

式

リコイル式

他

寸法（全長×全幅×全高）
乾

燥

重

量

547×490×618㎜
56㎏
この諸元は予告なく変更する場合があります。

4

KN55149AA.indd 42024/02/09 15:05

重要ラベル− 1
発電機を安全に使用していただくために、本体に貼付されているラベルを良く読
み正しくご使用ください。

要 点• ラベルは良く見えるように、常に手入れを行い、汚れたりはがれたりした場
合には販売店にご相談の上、新品と交換してください。
①

②
③

⑦

④

⑧

⑥

⑨

警告

⑤

注意 ラベル

①

警

告

注

意

火災や爆発により死傷のおそれがあるので
ガス・オイル取扱い時は火気厳禁。
ガスの取扱いは換気の良い場所で行うこと。
始動前にガス漏れ検査を行うこと。
LPGボンベ取付け・取外しの際はエンジンを停止すること。
可燃物のそばで使用しないこと。
感電や火災のおそれがあるので電力会社からの電気配線には絶対に接続
しないこと。
感電のおそれがあるので雨中使用禁止ぬれた手でさわらないこと。
排気ガスによる中毒のおそれがあるので換気の悪い所で使用しないこと。
人・建物・設備に排気を向けないこと。

・部品番号

事故防止のため、使用前に取扱説明書を読み、安全に注意して正しく取扱うこと。

PS
E

JET

交 流
単 相
・相
100 V
・定格電圧
22 A
・定格電流
2.2kVA・定格出力
・定格出力周波数 50Hz/60Hz
LPG
・燃料の種類
直 流
12 V
・定格電圧
8.3 A
・定格電流
（バッテリー充電専用）

KW56551AA

5

KN55149AA.indd 52024/02/09 15:05

重要ラベル− 2②

注意

マフラー高温注意

排ガスに注意警告

さわるとやけどをするおそれがあります。

室内や換気の悪い所での運転は人体に有害で危険です。

KW56070AA

・部品番号

③

⑤

高電圧注意
感電のおそれがあるので、運転中はスパークプラグにさわらないこと。

・部品番号

④

警告

開

KW56169AA

注

閉

〝閉〟
にして下さいエンジン停止時は必ず意

意

故障の原因となるので、必ず取扱説明書に記載の指定スパークプラグをご使用ください。

・部品番号

KW56238AA

・部品番号

KW56420AA

・部品番号

ガス漏れの恐れあり

注

KW56387AA⑥

その他のラベル
⑦

オイル点検
上限

使用前に点検し上限油面まで補給して下さい。
オイル交換
（初回

・部品番号

100時間毎20時間）

KW56171AA⑨ 形式、製造番号⑧ 排ガス適合表示
LEMA

本製品は、
（一社）
日本陸
用内燃 機関協会が 定める「小型汎用火花点火エンジン 排 出ガス自主 規制」に適合しています。

MODEL MGC2200GA02
S/No.
・部品番号

000101

9L

KW56381AA

6

KN55149AA.indd 6

2024/02/09 15:05

各部の名称− 1
•外

装
⑦

②

①

④
⑤

⑩

⑪
⑥

⑫

③

①キャリーハンドル②コントロールパネル③冷却口④リコイルスタータグリップ⑤オイルメンテナンスカバー
•内

⑧

⑨

⑥形式，
製造番号表示ラベル ⑩スパークプラグ・エアク⑦排気口
リーナメンテナンスカバー⑧燃料コック⑪キャスター⑨LPガスホース接続プラグ ⑫キャスター（ロック付）

部
①

⑦

②

⑥

④

⑤

③

⑧

⑤

スパークプラグ・エアクリーナメンテナンスカバー取外し①スパークプラグ／プラグ
キャップ②エアクリーナ③レギュレータ⑨
オイルメンテナンスカバー取外し④ミキサー⑤LPガスホース⑥バキュームチューブ⑦オイルフィラーキャップ⑧オイルドレンボルト（対辺12㎜）⑨オイルドレン用グロメット

7

KN55149AA.indd 7

2024/02/09 15:06

各部の名称− 2• コントロールパネル
①

②

③

④

⑤
⑥

並列運転端子

５０Ｈｚ

直流プロテクタ

1234. 5ON
OFF

アワーメータ

エコノミースイッチ⑦

６０Ｈｚ
過負荷 出力

周波数切替

ON OFF
2

バッテリー充電専用
直流１２Ｖ ８．
３Ａ

⑧

始動

手順

3

1 運転

PUSH

15A

22A

チョーク

15A

停止
プライミングボタン

⑮

始動時のみ
通常
チョーク後3秒押す （ 自動復帰 ）交流１００Ｖ 合計２２Ａ

⑭

⑨
⑩

⑪

⑫

①並列運転端子②アワーメータ③エコノミースイッチ④周波数切替スイッチ⑤オイルセンサーランプ⑥過負荷ランプ⑦出力ランプ⑧直流プロテクタ⑬⑨直流ターミナル⑩アース端子⑪交流コンセント（22A）⑫交流コンセント（15A）⑬チョークノブ⑭プライミングボタン⑮エンジンスイッチ• 付属品
梱包箱に同梱の以下の付属品を確認してください。
①②③① LPガス接続ホース（圧力調整器付）②ボックススパナ③ドライバー④⑤⑥④取扱説明書（本書）⑤保証書⑥サービス店リスト
8

KN55149AA.indd 82024/02/09 15:06

各部の取り扱い− 1●エンジンスイッチ
点火系統を制御しエンジンの運転、停止を
行います。

運転

○マーク エ ンジンの停止および保管時の切替位置です。

停止｜マーク エ ンジンの始動および運転時の切替位置です。

●燃料コックエンジンへのガスの供給、停止を行います。

運転時の位置です。

警告

開

燃料コック
コック開
運転時

注意
• 切替は必ずエンジンを停止して行ってく
ださい。

警告

押

コックを押して
左回転• ガス漏れの恐れあり。エンジン停止時は必ず閉にしてください。
●周波数切替スイッチ
周波数の切替え（50Hz、60Hz）を行います。
工場出荷時は60Hz にセットされています。
使用器具に合せ周波数を切替えてください。

押

開

閉

〝閉〟
にして下さいエンジン停止時は必ず停止および保管時の位置です。
ガスは流れません。

ガス漏れの恐れあり

閉

コック閉
ホース接続時
運転停止時

５０Ｈｚ

６０Ｈｚ
周波数切替スイッチ

周波数切替

9

KN55149AA.indd 92024/02/09 15:06

各部の取り扱い− 2●オイルセンサーランプ
エンジンオイル量の不足を警告するランプです。運転中にエンジンオイル量が規定以下になるとオイルセンサーランプが点灯し自動的にエンジンが停止します。また、始動時にエンジンオイル量が規定以下の場合
は、リコイルスタータグリップを引いてもセンサーランプが点灯し、エンジンは始動しません。

オイルセンサーランプ
（赤色）

要 点
•本
 機が傾斜しているとオイルセンサーが働き、エンジンが停止することがあります。
水平な設置場所を選んで運転してください。
●出力ランプエンジンを始動し電気が発電されると青のランプが点灯します。

出力ランプ
（青色）

出力

●過負荷ランプ
運転中に使用器具に異常が発生した時や定格出力を超える過負荷の場合に過負荷ラン
プ（赤色）が点滅を始め警告します。継続
運転すると、点滅から点灯に変わり、出力ランプが消え電気の供給が遮断されます。

要 点• 発電を再開する場合は一度エンジンを停止し、改めてエンジンを始動してください。使用する電気器具は必ず使用可能範囲を守ってください。

過負荷ランプ
（赤色）

過負荷

10

KN55149AA.indd 102024/02/09 15:06

各部の取り扱い− 3●交流コンセント
交流電気を取出すコンセントです。
15A コンセント 2 個と定格出力が一度に取出せる 22A コンセントを備えています。

２２Ａコンセント

要 点• 15Aコンセントは抜け止めコンセントです。
プラグを差し込み右に廻せばロックされ、抜取る時は左に廻した後、抜取ってください。

●直流ターミナル
バッテリー充電用の直流電気を取出す端子です。
●アース端子
感電防止のため大地にアースする端子です。
使用器具をアースした場合は、本機も必ずアースしてください。

22A

１５Ａ抜け止め付コンセント

15A

15A

交流１００Ｖ 合計２２Ａ

バッテリー充電専用
直流１２Ｖ ８．
3Ａ

直流ターミナル

アース端子●並列運転端子2台の同一の発電機で並列運転をする場合に使用する専用コードの接続端子です。
同一の発電機を2台並列で運転した場合、
42A、4.2kVAの電力が取り出せます。

要 点• 並列運転は別売の「並列運転キット」が必要です。
またご使用にあたっては、キットに同梱の取扱説明書をよくお読みください。
•端 子を使用しない場合は、組付の専用防塵キャップを装着してください。

並列運転端子キャップ

11

KN55149AA.indd 112024/02/09 15:06

各部の取り扱い− 4●直流プロテクタ
使用範囲を越えて使用したり、バッテリーに異常があった場合、回路をしゃ断して発電機を保護する役目をします。
ON（入）：電気が取出せる。
OFF（切）：回路がしゃ断されて電気が取出せない。

直流プロテクタON OFF

直流プロテクタ注意• 発電機の使用中にプロテクターが OFF（切）の位置になった時は以下の項目を確認し、不具合の部分を解消後再びノブを押して ON（入）の位置にしてください。
• 使用器具に異常が無いか点検をしてください。
• 電気を取出し過ぎていないか確認をしてください。
●エコノミースイッチ
運転モードを切替えるスイッチです。
ON（入）：エコノミー運転モードに切替ります。
負荷の大きさに応じ自動的にエンジンの回転が制御され、燃料消費と騒音が低減されます。
OFF（切）：エコノミー運転モードが解除されます。エンジンは負荷の有無に関係なく定格回転で運転されます。

OFF（切）位置
ON（入）位置

ノブ

ON
OFF

エコノミースイッチ注意• 起動時に大きな電流が流れるモータ電力
器具を使用する場合は、エコノミース
イッチを解除（OFF）としてください。
12

KN55149AA.indd 122024/02/09 15:06

各部の取り扱い− 5●アワーメータ
発電機の運転時間を積算表示します。
電気機具の使用にかかわらず、エンジンの運転時にカウントされます。エンジンの整備、管理等に有効です ｡●プライミングボタン
本機のLPガス用レギュレータには、エン
ジン停止時、自動的にガスの通路を遮断する安全弁（バキュームロック）があります。
エンジン始動時にプライミングボタンで安全弁を一時的に解除し、ミキサー及び燃料
通路にガスを供給します。

警告

1234. 5
アワーメータプライミングボタン

PUSH
プライミングボタン
始動時のみ
通常
チョーク後3秒押す （ 自動復帰 ）• ガ ス漏れのおそれあり、プライミング
ボタンを押し込んだままにしないでください。
●チョークノブ
エンジン始動操作時の吸気負圧を増大させ、レギュレータ内の安全弁（バキューム
ロック）を解除させます。
引く（閉）：吸気負圧によりレギュレータ（始動）の安全弁が解除され、燃料供給が可能となります。外気温に関係なく、始動時には必ず閉位置とします。
押す（開）：エンジン運転時の位置です。エ
（運転）
ンジン始動後すぐに開位置に戻します。運転中はチョークが開位置でも吸気負圧が大き
いために安全弁は開位置を保持します。

チョークノブチョーク

13

KN55149AA.indd 13

2024/02/09 15:06

各部の取り扱い− 6●リコイルスタータグリップ
エンジンを始動させるときに使用します。

リコイルスタータグリップ●スパークプラグ・エアクリーナメンテナン
スカバー
スパークプラグ、エアクリーナエレメント
を点検、清掃するときに取外します。

●オイルメンテナンスカバー
エンジンオイル量を点検、補給、交換する
ときに取外します。

スパークプラグ・エアクリーナ
メンテナンスカバー

オイルメンテナンスカバー

14

KN55149AA.indd 14

2024/02/09 15:06

各部の取り扱い− 7●キャスター（車輪）
発電機の移動が楽な４輪キャスターです。
コントロールパネル側右下方のキャスター
はロック付で、発電機を運転、運搬及び保管する場合にロックレバーで固定します。

ロック位置

キャスター
ロックレバー要 点• 運 転する場合は４輪とも着地する平らで水平な場所を選び、本機が移動しないよ
う、必ずキャスターをロックしてくださ
い。

接続プラグ

押

開

警告
〝閉〟
にして下さいエンジン停止時は必ず

閉

ガス漏れの恐れあり●ホース接続プラグ
本機に付属の専用ガスホースを接続するためのプラグです。ホースを接続しない場合
はプラグに付設のキャップを装着します。

注意• 接 続ホースは必ず本機に付属のLPガス
専用ホースを使用してください。

キャップ

15

KN55149AA.indd 15

2024/02/09 15:06

始業点検− 1注意• 始業点検を怠ると、事故の原因となり、発電機に重大な損傷をあたえます。
• 安全の為、常に発電機を良好な状態に保守してください。
• 点検は、平坦な場所で発電機本体を水平にしてキャスターを固定し、エンジンを停止してから行ってください。
●燃料の点検JIS K 2240 液化石油ガス 1 種 1 号に適合したプロパンガスを使用してください。

注意• LPガス及びLPガス容器の取扱に関しては各種法律や規制が有ります。高圧ガス保安法、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（液石法）、消防法などを遵守してください。詳しくは最寄りのガス販売店に御相談ください。
• LPガス容器は本機及び火気から２m以上離れた位置に置いてください。
• LPガス容器は40℃以下に保つようにしてください。
• LPガス容器は横にしたり、逆さまにしないでください。また転落、転倒等を防止する措置を講じてください。
● LPガス容器の接続
1．LPガス容器のバルブに、本機に付属の圧力調整器を接続します。

バルブ
圧力調整器

警告
• ガ ス漏れのおそれあり、本機とLPガス容器を接続するホース及び圧 力調整 器（ホースと一体組付け、設定圧力2.8kPa）
は、必ず専用の付属品を使用してください。

LPガス容器

ハンドル
（左回転）

注意
• L Pガス容器の接続は有資格者が行う必要がある場合があります。詳しくは最寄りのガス販売店に御相談ください。
• 本機で使用するLPガスは一般家庭用LPガス専用で、都市ガス等他のガスは使用出来ません。
• 作業中はLPガス容器のバルブを開けないでください。
16

KN55149AA.indd 16

2024/02/09 15:06

始業点検− 2

接続ソケット〝閉〟にして下さいエンジン停止時は必ず開警告

ガス漏れの恐れあり

閉

押

２．接続ホースを本機の接続プラグに取付けます。
ホース先端の接続ソケットのスリーブをホース側にスライドした状態で本機のプラグに差込みます。手を離した時にスリーブが元の状態に戻り、ソケットとプラグが確実に固定されたことを確認して
ください。

注意
• 接 続ホースは必ず本機に付属のLPガス
専用ホースを使用してください。

警告• 燃料は引火しやすく爆発性がありますので、取扱には十分注意を払ってください。
• 燃料取扱い時はタバコの火や他の火種になるようなものを近づけないでください。
• L Pガス容器及び接続ホースの取付け、取外しはエンジンを停止した状態で換気の良い場所で行ってください。
• エンジン始動前にはガス漏れが無いことを確認してください。

17

KN55149AA.indd 17

2024/02/09 15:06

始業点検− 3●エンジンオイルの点検、補給
オイルメンテナンスカバーとオイルフィ
ラーキャップを外してエンジンオイルがオ
イルレベルゲージの上限（基準面）まであるか点検します。
少ない場合は、新しいオイルを基準面まで補給してください。
オ イ ル 量：0.5Ｌ
推奨オイル：エンジンオイル
API 分類 SE 級以上SAE10W-30

オイルフィラーキャップオイル
メンテナンスカバー

オイルフィラーキャップ（オイルレベルゲージ）

注意

上限• 工場出荷時にはエンジンオイルが入っていません。エンジンを始動する前に、エンジンオイルを給油してください。
下限

要 点• オイルフィラーキャップは確実に締付けてください。
• こぼれたエンジンオイルは必ずふき取ってください。
• 寒 冷 時はAPI分類SE級 以 上のSAE5W
又は5W-30オイルをご使用ください。

SAEオイル粘度表

5W
10W
20W

シングルグレード

#20
#30
#40
10W−30

マルチグレード
外 気 温 度

5W−30

-10

0

10

20

30

40℃

18

KN55149AA.indd 18

2024/02/09 15:06

始業点検− 4●エアクリーナの点検
スパークプラグ・エアクリーナメンテナン
スカバーを取外します。エアクリーナカ
バーを取外し、エレメントの汚れを点検します。汚れのひどい場合はエレメントの清掃をしてください。
（清掃方法はやさしい
点検、整備を参照）

エレメント
エアクリーナカバー

要 点• エレメントやエアクリーナカバーの取付
けが不完全であったり、エレメントが損傷したり取付けられていないと、エンジンの性能や耐久性に重大な悪影響をあたえます。
• カバーやエレメントは確実に取付けてください。
●その他の点検各種取扱操作部の作動状態およびエンジンの調子を点検してください。
• エンジンスイッチ、燃料コック、プライミングボタンの作動具合。
• リコイルスタータの作動具合およびスタータロープの損傷。
• エンジンの始動性および異音、排気色の状態。
• 交流コンセント、直流ターミナルなどコントロールパネル装備品の損傷。

●発電機周辺の点検
安全に御使用いただくため、発電機周辺の点検をしてください。
• 周囲に火の気や可燃物および危険部がありませんか。
• 建物および他の設置物から１m 以上離れていますか。
• 排気口は風通しの良い、広い場所に向けてあり換気は十分ですか。
• 設置場所は平坦で発電機やLPガス容器が傾斜していませんか。
• LPガス容器から２m 以上離れていますか。

19

KN55149AA.indd 19

2024/02/09 15:06

正しい運転操作− 1●エンジンの始動

注意• エンジンを始動する前に電気器具を接続しないでください。

バルブ

LPガス容器1．キャスターを固定し、燃料とオイルの
点検をします。
2．LPガス容器のバルブを開きます。

注意
閉

警告

燃料コック

• 始動前にガス漏れが無いことを確認してください。
4．エンジンスイッチを運転の位置にしま
す。

押

運転

〝閉〟
にして下さいエンジン停止時は必ず

開3．燃料コックを開の位置にします。

警告

ガス漏れの恐れあり• LPガス容器の取扱いは容器の取扱説明書に従ってください。

運転停止

5．チョークノブを引きます。

注意• 外気温度及び停止直後の温態時にかかわらず必ずチョーク操作が必要です。
• 低温時、始動が困難な場合には、チョークノブを全閉の位置から少し戻し、半開の位置で始動してください。

引く（閉）

チョークノブ

20

KN55149AA.indd 20

2024/02/09 15:06

正しい運転操作− 2
6．プライミングボタンを３秒程度押します。

プライミングボタン

警告• プライミングボタンが押し込んだまま戻らない場合は、直ぐにご使用（始動）をやめ、発電機の燃料コック、LPガス容器のバルブを閉め、お買い上げの販売店
へご相談ください。

注意• エンジンスイッチ、チョークノブ、プライ
ミングボタンは、コントロールパネルに示す運転手順通りに操作してください。
7．リコイルスタータグリップを軽く引き出します。リコイルスタータグリップ
が重くなった状態から勢いよく引きエンジンを始動させます。

2

始動

手順

3

1 運転

PUSH
チョーク

停止
プライミングボタン
始動時のみ
通常
チョーク後3秒押す （ 自動復帰 ）注意• リコイルロープを引き出し口周辺部で擦らないよう、グリップを引き出し方向に
真っ直ぐ引いてください。
•リ コイルスタータグリップを戻す時はゆっくりと戻してください。
8．エンジン回転が安定したら、チョークノブを戻して開位置にし、しばらくの間暖機運転をします。

リコイルスタータグリップ

押す
（開）

21

KN55149AA.indd 21

2024/02/09 15:06

正しい運転操作− 3●交流電気の取出し方

アース端子

警告
• 電力会社からの電気配線には絶対に接続
しないでください。火災あるいは人身事
故、または本機や電気器具が故障する原因となります。
1．アース端子を接続します。

５０Ｈｚ

６０Ｈｚ

注意
• 感 電および発電機の損傷を防止する為、使用する電気器具をアースしたときには発電機のアース端子より必ず地面にアースをしてください。

周波数切替スイッチ

周波数切替
出力ランプ
（青色）

2．使用する器具に合せて周波数を切替えます。
3．エンジンを始動させます。
4．出力ランプが点灯していることを確認します。
5．エコノミー運転をする場合は、エコノ
ミースイッチを ON にします。
6．電気器具のプラグを交流コンセントに差し込みます。

出力
ON
ON
OFF

エコノミースイッチ

要 点

プラグ

• 電気器具のスイッチが OFF（切）になっていることを必ず確認してから差し込んでください。

注意• プラグは接触不良、抜け、ゆるみがない
よう確実にコンセントへ差し込んでください。
• プ ラグは図のようなアース付 3 本足プ
ラグを使用してください。
7．電気器具のスイッチを入れます。

交流コンセントアース極

三本足プラグ
接地2P
15A プラグ
電安法適合品

15A

接地2P
30A 引掛プラグ
NEMA L6-30P準拠
電安法適合品22A

22

KN55149AA.indd 222024/02/09 15:06

正しい運転操作− 4●直流電気の取出し方
12V バッテリー充電専用です。充電以外には使用しないでください。

警告•バ ッテリーを取扱うときは風通しの良い所で火気を近づけないでください。
またショートによる火花に注意してください。バッテリーは引火性ガスを発生するため爆発の危険があります。
•バ ッテリー液（希硫酸）が目、皮ふ、衣服に付くと失明やけがをひき起すことがあります。取り扱いには十分注意してください。万一、付着したときは直ちに大量の水で洗い、医師の診断を受けてください。
•バ ッテリーに接続されているコードを取外す時はマイナス⊖側から外し、接続する時はプラス⊕側から行ってください。誤るとショートする場合があります。

注意• M F（シールド）バッテリーには、ご使用になれません。専用の充電器をご使用ください。
比重と充電時間の目安
1．バッテリーに接続されているコードや
1.30
チューブを取外します。
バッテリー容量
2．バッテリーの比重を測定し充電時間を①:30Ah/20HR
1.26
決めます。
②:35Ah/20HR②③:47Ah/20HR• バ ッ テ リ ー の 液 注 入 口 栓 を 外 し、
1.22
比
バッテリー液量を点検します。
③
バッテリー液が不足している場合は 重 1.18①
（20℃）
蒸留水を上限まで補充します。
1.14• 比重計でバッテリー液の比重を測定
1.10
し、右の表により充電時間をもとめ
ます。
1.06
8
10
0
2
4
6
満充電の比重は 1.26 ～ 1.28 です。
充電時間（Hr）
バッテリーの種類、放電条件により充電時間が異なる場合があります。
１時間おき位に確認してください。
3．チャージコード（別売品）で直流ターミ
チャージコード
ナルとバッテリー端子を接続します。

注意• バッテリーへの接続は必ず専用のチャー
ジコード ( 別売品 ) を使用してください。
• チャージコードの極性を間違いなく接続
してください。誤って接続するとショートする場合があります。また発電機やバッ
テリーの故障の原因となります。
4．エンジンを始動して充電します。

チャージコード
部品 No. KY16010AA（別売品）

23

KN55149AA.indd 23

2024/02/09 15:06

正しい運転操作− 5●交流、直流電気の使用可能範囲の目安
交流、直流電気の使用は次の電気器具の使用可能範囲まで使用できます。使用する電気器具の消費電力（W）をお確かめの上ご使用ください。
使用電気器具
照明・電熱器など
交

流

電動工具類

汎用モータ類

直 バッテリ流

使用可能範囲の目安
100V
2200W まで
100V
1760W まで
100V
980W まで

備考• 直 流電気の取出しを併用する場合の交流電気使用可能範囲は左記の値から 100Wを減じた範囲となります。

12V-8.3A まで

注意• 電気器具の合計負荷が発電機の使用可能範囲を超えた過負荷で使用しないでください。発電機損傷の原因となります。
• 電動工具・汎用モータ類の一部には使用可能範囲内であっても起動電流が大きい場合、または電気器具の状態により使用できないことがあります。
• パソコンや計測器及び充電器等の電子機器や精密機器の中には携帯発電機が供給出来る電圧よりも均一な電圧供給を必要とするものがあり、使用できな
い場合があります。
• 使用される電気機器や周囲にある電気機器が発電機の電磁ノイズの影響を受ける場合があります。影響を受けないよう、充分に離してお使いください。
• 医療機器に関しましては事前に医療機関に確認した上で使用してください。

要 点• 使用可能範囲を超えた場合、過負荷ランプ（赤色）が点灯します。電気器具の容量を改めて確認してください。
24

KN55149AA.indd 24

2024/02/09 15:06

正しい運転操作− 6●エンジンの停止
1．電気器具のスイッチを OFF（切）にし
ます。

プラグ

2．電気器具のプラグをコンセントから抜きます。

交流コンセント

3．エンジンスイッチを停止の位置にしま
す。

運転

停止

停止

4．燃料コックを閉の位置にします。

〝閉〟にして下さいエンジン停止時は必ず警告

ガス漏れの恐れあり閉

押

5．引き続き運転しない場合は LPガス容器を取外すため、以下の作業を行って開ください。
本機燃料系内の残留ガスを抜くため、
燃料コック
燃料コックを開の位置にした状態でLPガス容器のバルブを閉じてエンジンを始動し、ガス欠でエンジンが停止した後に燃料コックを閉の位置に、エンジンスイッチを停止の位置にします。
接続ホースを取外し、接続プラグにキャップをかぶせてください。

注意•使 用中、使用直後はLPガス容器、圧力調整器、LPガスホースやその接続部が熱くなっている場合があります。十分冷めてからそれらの取扱いをしてください。
25

KN55149AA.indd 25

2024/02/09 15:06

やさしい点検・整備− 1●エンジンオイルの交換
1．エンジンを始動し2～3分間暖機運転をします。
2．エンジンを停止します。
3．オイルメンテナンスカバーを外します。
4．ベース（アンダーカバー）のグロメッ
トを外します。
5．排油受けの容器をセットします。
6．オイルフィラーキャップを外します。
7．ドレンボルトを外します。

オイルフィラーキャップオイル
メンテナンスカバー

ベースから外したグロメット

要 点• 初 回は20時間目、その後は100時間毎に交換してください。
• 排油を受け取る適当な容器を用意してください。
8．エンジンオイルを抜き取ります。
9．ドレンボルトを締めつけ、グロメットを組付けます。
10．新しいオイルをオイルレベルゲージの上限（基準面）まで給油します。
オ イ ル 量：0.5Ｌ
使用オイル：エンジンオイル
API 分類SE級以上
SAE10W-30

工具ドレンボルト
排油用容器

オイルフィラーキャップ（オイルレベルゲージ）
上限

要 点• エンジンオイルの給油は発電機本体を水平状態にして行ってください。
• こぼれたエンジンオイルは必ずふき取ってください。
• 廃油の処理は法令に従って適切に行ってください。不明な点はオイルをご購入されたお店にご相談ください。

下限

11．オイルフィラ―キャップを締めつけます。
12．オイルメンテナンスカバーを取付けます。
26

KN55149AA.indd 26

2024/02/09 15:06

やさしい点検・整備− 2●エアクリーナエレメントの清掃
エアクリーナが汚れていたり、エレメント
が目詰りすると出力不足や燃料消費が多くなりますので定期的に清掃してください。
1．エアクリーナメンテナンスカバーを外します。
2．エアクリーナカバーを外しエレメントを取出します。
3．エレメントを洗い油でよく洗浄し乾燥後きれいな混合油（白灯油 2 〜 4：エンジンオイル 1）の中に浸し、固く絞ります。

警告• 洗い油は引火しやすいので、火気を近付
けないでください。火災を起こす可能性があります。
•洗 浄は換気の良い場所で行ってください。

メンテナンスカバー

エレメント
エアクリーナカバー

要 点• 廃油の処理は法令に従って適切に行ってください。不明な点はオイルをご購入されたお店にご相談ください。
4．エレメントをケースに納め、エアクリー
ナカバーを組付けます。

洗い油
洗 浄

乾

燥

要 点
• エレメントやエアクリーナカバーの取付
けが不完全であったり、エレメントが取付けられていないと、エンジンの性能や耐久性に重大な悪影響をあたえます。カ
バーやエレメントは確実に取付けてください。
• 50時間運転毎に定期清掃してください。
ほこりのひどい場所で使用した場合は、定期時期より早めに清掃してください。

混合油
浸

漬

絞

る

27

KN55149AA.indd 27

2024/02/09 15:06

やさしい点検・整備− 3●スパークプラグの点検と清掃
スパークプラグの電極が汚れていたり、摩耗するとエンジン不調の原因となります。
定期的に点検、清掃してください。

注意• エンジン停止直後のエンジン本体やマフラ、スパークプラグなどは非常に熱くなっています。やけどをしないようエン
ジンが冷えてから点検してください。
• エンジン故障の原因となるので指定以外のスパークプラグを使用しないでください。
1．スパークプラグメンテナンスカバーを取外し、プラグキャップを外します。
2．付属のプラグレンチを使用し、スパークプラグを外します。
3．スパークプラグの焼け具合を点検します。通常はキツネ色に焼けますが黒くくすぶっていたり白く焼けていた時はエアクリーナを点検してください。
4．電極付近の汚れ（カーボン）を落します。
5．電極隙間を点検します。
指定スパークプラグ：NGK  BPR6HS
電 極 ス キ マ：0.6 〜 0.7 ㎜
点検・清掃時期：100 時間運転毎
6．スパークプラグを取り付けます。

プラグレンチプラグキャップ

電極スキマ
0.6〜0.7

要 点• スパークプラグの取り付けはネジ山を壊さないように、指でいっぱいに締め込ん
だ後、プラグレンチを使って確実に締め込んでください。

NGK
BPR6HS

・部品番号

KE41009AA

28

KN55149AA.indd 28

2024/02/09 15:06

定期点検と長期保管●定期点検
発電機の故障と事故を未然に防ぎ、安全にご使用いただくため定期的に点検を実施してください。

警告• エンジン停止直後は、エンジン本体やマフラ周辺などは非常に熱くなっています。やけどをしないようエンジンが冷えてから点検してください。
• 排気ガスには、一酸化炭素などの有害な成分が含まれています。しめきった
室内や、風通しの悪い場所でエンジンをかけての点検はしないでください。
点検項目と時期点

検整

燃料LPガス接続ホース（付属）

備

項

目

漏れ、量の点検
亀裂、漏れの点検
漏れ、量の点検
エンジンオイル
交換
点検
エアクリーナエレメント
清掃
スパークプラグ
点検、清掃
リコイルスタータ
作動、ロープの損傷
スイッチ類、操作パネル電装品 作動、損傷
本体各部の締付部点検、締付シリンダヘッド
カーボンの除去
バルブクリアランス
点検、調整
LPガスホース、バキュームチューブ 亀裂、漏れの点検

始業時

点 検 時 期
初 期 3 カ月又は 6 カ月又は 1 年 又 は
20時間目 50 時 間 毎 100 時間毎 300 時間毎

○
○
○
○

○
○

○
○

○

○

○

●

●

●
●
3 年毎に交換（必要により）●印の点検、整備は販売店またはサービス店に依頼してください。

●長期保管
長期間運転しない場合、または長期間保管する場合は次の手入れを行ってください。
• 各部をきれいな乾いた布で清掃します。
• エンジンオイルを交換します。
• エアクリーナを清掃します。
• 燃料のLPガス容器は取外し、冷暗所に保管します。
• リコイルスタータを引張り、重くなった所で止めておきます。

注意• 長期保管の整備を行う時は、火気厳禁です。火気を近づけないでください。
• 長期保管の整備を行う時は、換気の良い場所で行ってください。
• 抜取ったエンジンオイルは、適切な処理をしてください。
29

KN55149AA.indd 29

2024/02/09 15:06

故障診断
故障の多くは不十分な点検や取り扱いの不慣れに起因しています。
故障が生じた場合は下記により点検し、なお異常のあるときは、できるだけそのままの状態でお買いあげの販売店にご相談ください。
●エンジンが始動しない
原因• 燃料が空になっている。
• エンジンスイッチの確認。
• LPガス容器のバルブの確認。
• 燃料コックの確認。
• スパークプラグが汚れている。
• ス パークプラグの電極スキマが正常でない。
• エンジンオイルが不足している。
• プ ライミングボタンが押し込んだまま戻らない。

対処• 燃料をLPガス容器に補給する。（最寄りのガス販売店にご相談ください）• 運転位置にする。
• バルブを開く。
• 開位置にする。
• スパークプラグを清掃し乾燥させる。
• 電極スキマを正常値に調整する。
• エンジンオイルを補給する。
• 発 電機本体の燃料コック及びLPガス
容器のバルブを閉め、お買い上げの販
売店へご相談ください。

●電気が取出せない
原

対

因

処

• 使 用電気器具の消費電力が発電機の使用範囲を超えている｡• 使用範囲内の電気器具を使用する。

• 直 流プロテクタが O F F（切）になっている。

• 直流プロテクタを ON（入）にする。

• 差 し込みプラグとコンセントの接触が不完全。

• 電気器具の差込プラグを確実にコンセントに差し込む。

• マフラの詰り• 清掃• 吸気口や冷却口が塞がれている。

• 遮蔽物から本機を 1m以上離す。

30

KN55149AA.indd 30

2024/02/09 15:06

KN55149AA.indd 31

ｵｲﾙ
ｾﾝｻｰ

青

ｲｸﾞﾆｼｮﾝ
ｺｲﾙ

黒1 2 3 4

ｵｲﾙｾﾝｻｰﾕﾆｯﾄ

ｴﾝｼﾞﾝｱｰｽ

緑/黄

緑/黄

ｱｰｽ端子

並列運転端子

I

ｽﾊﾟｰｸ
ﾌﾟﾗｸﾞ

黒

黒

ｴﾝｼﾞﾝ
ｽｲｯﾁ

赤

黒
茶
青

黒

白

ｴ ﾝｼﾞﾝ

白Ｍ

1 2 3 4 5ｽﾛｯﾄﾙ
ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ

黒

OFF

ON

ｴｺﾉﾐｰ運転
ｽｲｯﾁ

白

茶

1
2
3
4
5

茶

1
2
3
4
5

1
2

⑤

④

青

②

1

1
2
3
4
7
5
6

1
2

青

3

黄

黄

白 茶

3 2 1

黄

4 5

赤
白

ｻﾌﾞｺｲﾙ(DCｺｲﾙ )灰6

過負荷ﾗﾝﾌﾟ ｵｲﾙｾﾝｻｰﾗﾝﾌﾟ

ACｺﾝｾﾝﾄ
30A

2 3

① 2

③

ﾒｲﾝｺｲﾙｲﾝﾊﾞｰﾀACｺﾝｾﾝﾄ
15A

1

出力ﾗﾝﾌﾟ

茶
黒

青

1 2

青

DCﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ

DCﾀｰﾐﾅﾙ白H

ｱﾜｰﾒｰﾀｰ黒黒−ｼﾞｪﾈ ﾚｰ ﾀ

ｲﾝﾊ ﾞｰ ﾀﾕ ﾆ ｯﾄ

ﾚｸﾁﾌｧｲﾔｰ

赤

＋

OFF

ON

周波数切替
ｽｲｯﾁ

ｺﾝﾄﾛｰ ﾙ ﾊ ﾟﾈ ﾙ

配  線  図312024/02/09 15:06

KN55149AA.indd 32

2024/02/09 15:06

発電機の整備、修理のご依頼、部品購入について
保証修理につきましては、保証書の内容をよくお読みいただき保証書を添えて、本機をご購入いただきました販売店にご依頼ください。
整備・部品の購入・有償修理については、下記 URL リンク先に記載のサービス指定工場もご利用いただけます。
サービス指定店への整備、修理のご依頼は、本機の持ち込みを原則としており、有償となることをご了承願います。
サービス指定店：
https://willbe-corp.com/support/repair/

・各種ご相談は、最寄の連絡先までお問い合わせください。
【連絡先】

【TEL】

東京・東海支店

0567-69-7804

大阪支店
岡山支店
福岡支店

06-6446-4088
086-296-0215
092-572-5301【担当地域】

北海道・東北・関東・甲信越
東海・北陸
近畿
中国・四国
九州

〒496-0023 愛知県津島市鹿伏兎町下子守２３番地
TEL : 0567-69-7802 FAX : 0567-69-7814
URL : https://willbe-corp.com/

2024.04

KN55149AA.indd 1

2024/02/09 15:05