SE3680H, SE4000H, SE5000H, SE6000H
12-25JAARGARANTIEOMVORMERS

1-fase omvormer
met EV-lader

2-in-1 unit - EV-lader en PV-omvormer. Versnelt de installatie en
het laden van EV'sCombineert netstroom en zonne-energie om
2,5 keer sneller op te laden dan standaard
EV-ladersMaximaliseert het eigen PV-verbruik en
optimaliseert het gebruik van duurzame
energie
Bespaart arbeid en kosten in vergelijking met
de installatie van een standalone EV-lader en
PV-omvormer
Recordbrekend rendement van 99% en hoge
betrouwbaarheid door HD-Wave technologie

solaredge.com

Ingebouwde monitoring op paneelniveauKlein, licht van gewicht en net zo eenvoudig
te installeren en in bedrijf te stellen als een
standaard SolarEdge omvormer
Geavanceerde veiligheidsfuncties, inclusiefgeïntegreerde vlamboog bescherming
Verschillende typen oplaadkabels en lengtes(kabel en houder moeten apart worden besteld)
Ingebouwde 6mA DC-aardlekschakelaar,conform IEC 62752:2016, voor lagere arbeidsen installatiekosten

1-fase omvormer met EV-lader
SE3680H, SE4000H, SE5000H, SE6000H
OMVORMER SPECIFICATIES:
SE3680H

SE4000H

SE5000H

SE6000H

Nominaal AC-vermogen

3.680

4.000

5.000(1)6.000

Maximaal AC-vermogen

3.680

4.000

5.000

6.000

UITGANG - AC (NETZIJDE)

Nominale AC-spanning L-N

(1)

VA
VA

230

Vac

AC-spanningsbereik

184 - 264,5

Vac

AC-frequentiebereik

50 ± 5Hz

Maximale AC-stroom (continu)

16

18,52327,5A

Maximale foutstroom en duur

16 / 20

18,5 / 20

23 / 20

27,5 / 20

A / msLekstroomdetectie / reststroomstapdetector
AC-inschakelstroom (piek/duur)
Maximale overstroombeveiliging
Arbeidsfactor300 / 30mA

2,8 / 20

Aac (rms)/ ms38A

1 (instelbaar van -0,9 tot +0,9)

Totale harmonische vervorming (THD)<3

Beveiligingsklasse
Netcontrole, anti-eilandbedrijf,
limieten per land instelbaar

Ja

OverspanningscategorieIII

INGANG - DC

Maximaal DC-vermogen%

Klasse 1

5.700

6.200

7.750

9.300

W

Transformatorloos, niet-geaard

Ja

Maximale DC-spanning

480

Vdc

Nominale DC-spanning

380

Vdc

Maximale DC-stroom

10,5

11,5

DC-ompolingsbeveiliging

13,5

16,5Adc

Ja

Lekstroom detectie

600kΩ gevoeligheid

Maximaal rendement

99,2

EU rendement

99%

Stand-by verbruik< 2,5W

EXTRA FUNCTIES
Ondersteunde communicatie%

RS485, Ethernet, WiFi (antenne vereist)(3), ZigBee voor Smart Energy (optioneel(4)),
mobiel netwerk (optioneel)

Smart Energy beheer

Exportbeperking en opladen overtollige zonne-energie(5)Omvormer inbedrijfstelling

Met de mobiele SetApp die gebruik maakt van de ingebouwde
wifi access point voor lokale verbinding

VlamboogbeschermingGeïntegreerd, instelbaar (volgens UL1699B)

NORM EN REGELGEVING
Veiligheidsnormen - omvormerNetwerkstandaarden

IEC-62109-1/2
UTE C15-712, G83/2, G59/3, CEI-021, EN 50438, IEC 61727, IEC 62116, ÖNORM, TF3.2.1,C10-11, NRS 097-2-1, , VDE-AR-N-4105, VDE 0126-1-1, AS-4777

Emissies

IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC deel 15 klasse B

RoHSJaINSTALLATIE SPECIFICATIES
AC-kabeldoorvoer (warteldiameter)

9 - 16mm

AC-kabel draaddiameter1 - 13mm2DC-aansluiting

1 x MC4-paar

Afmetingen met aansluitunit (HxBxD)
Gewicht, incl. aansluitunitGeluidsniveau
Koeling

2 x MC4-paar
450 x 370 x 174

1011,4mm
11,9<25kgdBA

Natuurlijke convectie

Bedrijfstemperatuur-40 tot +60(6)˚C

Omgevingsluchtdruk

minimum 860 - 1060

hPaBeschermingsgraad

IP65 – binnen en buiten

4600VA in Duitsland
Aansluiting van extra parallelle strings aan één ingang is toegestaan zolang de cumulatieve stroom niet hoger is dan 45A.
Voor WiFi-connectiviteit is een externe antenne vereist. Voor meer informatie raadpleegt u: https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-wifi-zigbee-antenna-datasheet-nl.pdf(4)Voor meer informatie raadpleegt u: https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-zigbee-plug-in-wireless-communication-for-setapp-datasheet.pdf(5)Import/export meter is vereist voor exportbeperking en voor gecontroleerd laden van overtollige zonne-energie(6)
Vol vermogen tot minstens 50C̊. Voor informatie over vermogensreductie verwijzen wij u naar: www.solaredge.com/sites/default/files/se-temperature-derating-note-nl.pdf
(1)

(2)
(3)

1-fase omvormer met EV-lader
SE3680H, SE4000H, SE5000H, SE6000H
EV-OPLADER EN EV-OPLAADKABEL SPECIFICATIES:UITGANG - AC (EV-LADER)
AC-mode 3
Aansluiting op het SolarEdge monitoring platform is vereist voor de eerste EV-oplading

Oplaad mode
Minimale laadsnelheid(7)

1.5

kW

Nominaal AC-vermogen (PV en Net)

7.400

W

Nominale AC-spanning

230

Vac

AC-frequentie

50

Hz

Maximale AC-stroom (continu) bij 230V (PV & netwerk)

32

Aac

Aanspreekstroom aardlekschakelaar (AC)30mA rmsAanspreekstroom aardlekschakelaar (DC)

6mAdc

EXTRA FUNCTIES
EV-oplader status leds, foutindicator
EV-oplader aardaansluiting monitoring
EV-oplader inbedrijfstelling

JaJa, continu
Met de monitoring app, internet verbinding vereist via Ethernet, Wifi of ZigBee (optioneel)

EV-oplader ontkoppelingsdetectieJa, stroomaansluiting volgens IEC62196

NORM EN REGELGEVING
Veiligheid

IEC 61851, IEC 62752:2016

EV-laderIEC 62196

INSTALLATIE SPECIFICATIES
Stekker EV-lader

IEC 62196 type 1 of type 2

Kabellengte EV-oplaadkabel(9)

Gewicht EV-oplaadkabel
Bedrijfstemperatuur EV-oplaadkabel
Beschermingsgraad (aangesloten op EV of met stofkap)7,6 (4,5 optioneel)m

5,7 (3,5 voor 4,5m optioneel)

kg-30 tot +50

˚CIP54

Minimale laadsnelheid is in overeenstemming met IEC61851-1 en J1772 ™ FEB2016-normen.
GSM verbinding kan worden gebruikt; vereist een SIM-kaart met een 50MB data-abonnement dat moet worden gekocht bij een lokale provider; het SolarEdge data-abonnement kan alleen
gebruikt worden voor activatie.
(9)
EV-oplaadkabel moet apart worden besteld(7)(8)© SolarEdge Technologies, Ltd. Alle rechten voorbehouden. SolarEdge, de SolarEdge logo, geoptimaliseerd door SolarEdge, zijn handelsmerken, of geregistreerde
handelsmerken, van SolarEdge Technologies, Inc. Alle andere vermelde handelsmerken zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars. Datum: 12/2019/V02/NL.
Kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.