ＭｉＯコントローラ
ＭｉＯ－Ｐｒｏｇｒａｍｍｅｒ
ＭｉＯ

取 扱 説 明 書第 ２．０ 版

Ｖｅｒ１．２０以降対応
Ｖｅｒ１．５０以降対応

MiO Controller

保

証

期

保

証 範 囲

間

ご購入後１年間

１．この製品は、お買い上げ日より１年間保証しております。
製造上の欠陥による故障につきましては、無償にて修理いたします。
なお、修理は弊社工場持ち込みにての対応となります。
２．保証期間内でも下記事項に該当する場合は除外いたします。
ａ

取扱説明書に基づかない不適当な取扱い、または使用による故障

ｂ

電気的、機械的な改造を加えられた時ｃ

火災、地震、その他天災地変により生じた故障、損傷

ｄ

その他、当社の責任とみなされない故障、損傷

３．本保証は日本国内でのみ有効です。
４．保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害は保証外とさせていただきます。

ＳＵＳ株式会社
https://www.sus.co.jp/

お問合せは、Ｓｎｅｔｓ営業までお願い致します。
〒439-0037
静岡県菊川市西方 53

TEL：0537-28-8700

製品改良のため、定価・仕様・寸法などの一部を予告なしに変更することがあります。

2023.07

MiO Controller

１．はじめに
１．１
１．２
１．３

目 次
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-1

付属品について・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-1
安全にお使いいただくために・・・・・・・・・ 1-2
欧州ＥＣ指令への適合について ・・・・・・・・・ 1-2

２．ＳｉＯネットワーク

・・・・・・・・・・・・・・・・ 2-1
２．１ ＳｉＯネットワーク 仕様 ・・・・・・・・・・・・ 2-1
２．１．１ ＳｉＯネットワークとは・・・・・・・・・・・ 2-1
２．１．２ ＳｉＯネットワーク 接続構成・・・・・・・・ 2-1
２．１．３ ＳｉＯネットワーク接続仕様・・・・・・・・・ 2-1
２．２ ＳｉＯネットワークの接続手順 ・・・・・・・・・ 2-2
２．３ ＳｉＯネットワーク接続に関する注意事項 ・・・・ 2-10

３．ＭｉＯコントローラ

・・・・・・・・・・・・・・・・ 3-1

３．１ 仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3-1
３．１．１ ＭｉＯ 仕様 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 3-1
３．１．２ ＭｉＯ 外形寸法図 ・・・・・・・・・・・・ 3-1
３．２ 各部の名称･・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3-2
３．３ 動作のしくみ・・・・・・・・・・・・・・・・ 3-3
３．３．１ プログラムについて・・・・・・・・・・・ 3-3
３．３．２ サイクルタイムについて ・・・・・・・・・・ 3-4
３．３．３ 入力応答時間について・・・・・・・・・・・・ 3-4
３．４ 設置方法
・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3-5
３．４．１ コントローラの設置
・・・・・・・・・・・・ 3-5
３．４．２ コントローラへの配線
・・・・・・・・・・・ 3-5
３．５ 設定について・・・・・・・・・・・・・・・・ 3-6
３．５．１ ＲＵＮスイッチ・・・・・・・・・・・・・ 3-6
３．６ 入出力について・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3-7
３．６．１ 入出力コネクタ・・・・・・・・・・・・・・・ 3-7
３．６．２ 入力回路仕様・・・・・・・・・・・・・・・・ 3-8
３．６．３ 出力回路仕様・・・・・・・・・・・・・・・・ 3-8
３．７ Ｅｔｈｅｒｎｅｔ通信について・・・・・・・・・・ 3-9
３．７．１ 通信仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3-9
３．７．２ 設定項目・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3-9
３．７．３ Ｅｔｈｅｒｎｅｔケーブルの接続・・・・・・・ 3-9
３．７．４ Iot-Programmer について・・・・・・・・・・・ 3-10

４．ＳｉＯコントローラ

・・・・・・・・・・・・・・・ 4-1
４．１ 各部の名称・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4-1
４．１．１ ＳｉＯ－Ｎ１・・・・・・・・・・・・・・・・ 4-1
４．１．２ ＳｉＯ－Ｎ３／ＳｉＯ－Ｎ３ＰＮＰ・・・・・・ 4-2
４．１．３ ＳｉＯ－Ｎ１ Ｒ２・・・・・・・・・・・・・ 4-3

５．ＭｉＯ－Ｐｒｏｇｒａｍｍｅｒ
６．ＭｉＯタッチパネル
７．オプション

・・・・・・・・・・・ 5-1

・・・・・・・・・・・・・・ 6-1

・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7-1

MiO Controller

１. はじめに
この度は、ＭｉＯコントローラをお買い上げ頂き有り難うございます。
本取扱説明書はコントローラの取り扱い、運転方法等について詳細に説明してありますので、よくお読みになり正しく御使用されますようお願いいたします。
設置後は、本書を製品の近くで保管し、製品を扱う全員の方が定期的に見るようにしてください。
本取扱説明書は MiO-Programmer，ＭｉＯコントローラ、ＳｉＯコントローラ（ＳｉＯ－Ｎ１／ＳｉＯ－Ｎ３／ＳｉＯ－Ｎ３ＰＮＰ／ＳｉＯ－Ｎ１

Ｒ２）に対応しております。

対象バージョンは、MiO-Programmer：バージョン１．２０以降、
ＭｉＯ：バージョン１．５０以降、ＳｉＯ－Ｎ１、ＳｉＯ－Ｎ３、ＳｉＯ－Ｎ３ＰＮＰ：バージョン３．１０以降、ＳｉＯ－Ｎ１ Ｒ２：バージョン３．７０以降です。
バージョンは MiO-Programmer はパソコン画面左上、コントローラは側面に記載しております。
（注）ＭｉＯ：ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ１．５１以前とﾊﾞｰｼﾞｮﾝ１．６０以降では部品構成が異なるため、バージョンアップすることができません。ご了承ください。
本取扱説明書に記載されている内容は製品改良の為、予告無しに変更する事があります。
最新の情報は、当社ホームページをご覧ください。

■ ■

１．１

付属品についてhttps://fa.sus.co.jp/products/sio/■ ■製品がお手元に届きましたら、付属品の確認をお願いします。
□ ＭｉＯコントローラ

本製品は、お買い上げのコントローラ１点、終端抵抗１点と、取扱説明書（簡易版）を含み
ます。
・ＭｉＯ

・終端抵抗

・取扱説明書（簡易版）

1-1

SUS Corporation

MiO Controller

■ ■

１．２

安全にお使いいただくために■ ■安全にお使いいただくために、よくお読みになり正しくお使いください。
以下に示す内容は、お客様や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するためのものです。
この表示は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」

！

警告

！

注意

内容です。

この表示は、「傷害を負うまたは物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

■■■■■

警

告

■■■■■

●本書に記してあること以外の取り扱い・操作は原則として、「してはならない」と解釈してください。
●コントローラの故障した場合や信号線の断線、瞬時停電などの異常発生の場合にも、
システム全体が安全側に働くよう十分に安全対策を施してご使用ください。
●人命に関わる装置には使用できません。
●作業される場合は、必ず電源を切った後に行ってください。
●濡れた手でコントローラを触らないでください。感電の恐れがあります。
●コントローラは不燃物に取り付けてください。火災の原因になります。
●各コネクタには仕様に合った電圧以外は印加しないでください。
また、極性を間違えないようにしてください。
●コントローラの分解や改造は行わないでください。

■■■■■

注

意

■■■■■

●コントローラは精密機器です。落下させたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
●コントローラを廃棄する場合は、一般産業廃棄物として処理してください。
●入出力ケーブルは３０メートル未満で、使用してください。

■ ■

１．３

欧州ＥＣ指令への適合について■ ■当社は、以下に示す製品がＥＣ指令の必須要求事項を満たしていることを確認しています。
適合試験は第三者機関で行い、適合規格を満たした製品はケース上に認証マークを表示してい
ます。
機器
ＭｉＯ

型式
ＭｉＯ

欧州ＥＣ指令ＥＭＣ指令２０１４／３０／ＥＵ

規格
ＥＮ６１３２６－１：２０１３

認証マーク

1-2

SUS Corporation

MiO Controller

２. ＳｉＯネットワーク
■ ■

２．１

ＳｉＯネットワーク仕様■ ■２．１．１ ＳｉＯネットワークとは
ＳｉＯネットワークは、ＳｉＯコントローラ同士を接続したネットワークです。
ＳｉＯネットワークを使用することで各コントローラの入出力情報を共有でき、複数の制御
コントローラを簡単に接続することができます。
ＳｉＯネットワークにはマスターとなるＭｉＯコントローラが必要です。
◆

ＭｉＯコントローラは、ＳｉＯネットワークを制御するコントローラです。

◆

ＳｉＯコントローラは、コンパクトでプログラマブルな入出力コントローラです。
出力をＯＮ／ＯＦＦする条件を選択式の簡単なプログラマで設定します。

２．１．２ ＳｉＯネットワーク

接続構成

ＳｉＯネットワークは、以下図１のようにＭｉＯコントローラ１台（マスター）とＳｉＯコントローラ複数台（スレーブ）を接続して構成します。
各コントローラの接続は専用のネットワークケーブルを使用し、数珠繋ぎに接続します。
ネットワークの最後に終端抵抗を接続します。

・・・

MiO（マスター）
SiO（スレーブ）

１ネットワーク上に、ＭｉＯは１台、ＳｉＯは最大８台まで接続することができます。
図１：ＳｉＯネットワーク構成図
２．１．３

ＳｉＯネットワーク接続仕様

項目
１ネットワークあたりの最大接続数
接続ケーブル
総延長距離
コントローラ間最大距離
伝送路形式
通信方式

内容
９台
（ＭｉＯ１台、ＳｉＯ８台）
・ＳｉＯネットワーク専用ネットワークケーブル※ネットワークの最後に終端抵抗が必要です
１００ｍ
１００ｍ
バス型
ＲＳ４８５通信

2-1

SUS Corporation

MiO Controller

■ ■

２．２

ＳｉＯネットワークの接続手順■ ■ＳｉＯネットワークの接続・動作確認は以下の流れで実施してください。
手順１～７の内容は次ページ以降をご確認ください。
開始

入出力点数とケーブル長確認
・必要とするＩＯ点数とＳｉＯの選定
・ＳｉＯ間ケーブル長、全長の確認
・通信ケーブルの選定

No

ＳｉＯネットワークの仕様を
満足するか

Yes
手順１：機器の準備
手順２：機器の接続
手順３：ＩＤの変更

手順４：プログラム登録

補足：コントローラ接続異常時の対処

手順２：機器の接続
手順３：ＩＤの変更

No

プログラム登録 OK？
O

Yes

手順５：動作モード変更
手順６：動作確認

動作確認結果 OK？

No

Yes
終了

2-2

SUS Corporation

MiO Controller
手順１．機器の準備
以下の機器・ケーブルを準備します。
※各コントローラに接続する入力機器・出力機器に関しては別途準備が必要です。
◆準備物

・ＭｉＯコントローラ(XAC-056)

×１台

・ＳｉＯコントローラ（ＳｉＯネットワーク対応タイプ

XAC-052 等） ×

１～８台

・・・・
・ネットワークケーブル(SUC-368) ×

ＳｉＯの台数分

・・・・
・終端抵抗(SUC-379)

×１※ＭｉＯコントローラの付属品

・２４Ｖ電源 × コントローラ台数分※専用のＡＣアダプタ使用をお勧めします。
・ＰＣ × １台
※MiO-Programmer をインストールしたもの。

・ＵＳＢケーブル（MicroB USB2.0） × １本
※ＰＣとコントローラを接続し、接続状況確認・プログラム登録で使用します。

2-3

SUS Corporation

MiO Controller

手順２．機器の接続
コントローラをネットワークケーブルで接続します。
※必ず電源を切った状態で接続してください。
接続は数珠繋ぎに接続し、接続の最後のコントローラに終端抵抗を接続してください。

・・・

・・・
コントローラ間の距離を伸ばす場合は、以下ネットワーク延長ケーブルを使用してください。
・ネットワーク延長ケーブル※SUC-369 MiO 用通信延長ｹｰﾌﾞﾙ、SUC-371 MiO 用通信延長耐屈曲ｹｰﾌﾞﾙ など

手順３．ＩＤの変更
手順２が完了したらＳｉＯコントローラのＩＤを変更します。
※必ず電源を切った状態で変更してください。
ＳｉＯコントローラの前面のＩＤスイッチを１～８に割り当てて変更してください。
ＩＤが同一ネットワーク上で重複した場合、正しく動作しません。
ＳｉＯネットワークでは、ＩＤ０、９～Ｆは使用できません。

ＩＤ０、９～Ｆ未使用

2-4

ＩＤ１～８使用可SUS Corporation

MiO Controller
手順４．プログラム登録
接続が終了したら全コントローラの電源を入れてください。

注意：
コントローラの電源を別々に入れる場合、ＭｉＯコントローラは一番最後に電源を投入
してください。
先にＭｉＯコントローラの電源を入れた場合、以降に電源をいれたコントローラとは接続が確立されません。再度ＭｉＯコントローラの電源をＯＦＦ／ＯＮしてください。
毎日電源をＯＮ／ＯＦＦするような場合には、必ずＭｉＯの電源が最後になるか、もしくは全て同時に電源が入るようにしてください。
MiO-Programmer にプログラムを入力し、コントローラに登録してください。
ＰＣとＭｉＯをＵＳＢ接続して登録すると、全機器に一斉に登録されます。
※プログラムの入力方法の詳細は『MiO-Programmer 取扱説明書』をご参照ください。

MiO-Programmer と MiO を接続してプログラム登録。
全機器一斉に登録されます。

USB ケーブル

全コントローラ一括ダウンロード
ダウンロード対象の全ＳｉＯコントローラが接続されていない場合、プログラム登録を実行できません。ページ 2-6『補足：コントローラ接続異常時の対処方法』を確認し、修正後、再度登録してください。
ＰＣとＳｉＯをＵＳＢ接続して登録すると、接続したＳｉＯのみ登録されます。
SiO に個別に登録することも可能です。
※この場合、その他のコントローラには登録されません。
USB ケーブル※ＵＳＢ通信後、コントローラ本体の電源ケーブルを抜き、電源を切ってからＵＳＢケーブ
ルを抜いてください。
2-5

SUS Corporation

MiO Controller

補足

コントローラ接続異常時の対処方法

ＭｉＯコントローラとＳｉＯコントローラを正しいＩＤ・配線で接続していない場合、プログラム登録を行うことが出来ません。以下の接続確認手順・確認を行い、正しい接続に変更してください。
【接続確認手順】
・ＭｉＯコントローラとＰＣ（MiO-Programmer をインストール済みのパソコン）をＵＳＢケーブルで接続します。

USB
ケーブル

・MiO-Programmer 画面を起動します。
MiO-Programmer 画面左の『接続確認』ボタンを押してください。

※注
接続確認ボタン押下で更新・接続されているコントローラのＮｏが赤く点灯します。
接続対象のコントローラが赤点灯し認識されていることを確認してください。
※注：ＭｉＯコントローラが初期出荷状態で、かつ一度もプログラム登録していない場合は、
アラーム表示されますが、問題ありません。

2-6

SUS Corporation

MiO Controller

コントローラ No が赤点灯しない場合は、接続されていません。
以下の【コントローラの電源の確認】【コントローラＩＤの確認】【ネットワークケーブルの接続確認】【変更後の確認】を行ってください。
接続変更等をする場合、コントローラの電源は切ってください。
←

消灯しているＩＤのコントローラは接続されていません。
以下の確認・対処を行ってください。

【コントローラの電源の確認】
コントローラ左上の電源ＬＥＤが点灯(ＭｉＯ:白、ＳｉＯ:緑)していることを確認してください。

点灯していない場合、電源が入っていません。
供給電源を確認してください。

【コントローラＩＤの確認】
コントローラのＩＤが正しく設定されているか確認してください。
ＩＤは１～８を使用してください。
同じＩＤは使用できません。スイッチの向きにご注意ください。
※ＩＤ変更後、必ずＳｉＯを再起動し、最後にＭｉＯを再起動してください。
スイッチ向きの確認

この場合、ＩＤ『１』です。

ＩＤ重複の確認

ID1

ID2

ID2

同じＩＤは使用できません。

2-7

SUS Corporation

MiO Controller【ネットワークケーブルの接続確認】
ネットワーク通信を正常に行っている場合、コントローラのＬＥＤが点滅します。
点滅していない場合、ネットワークケーブルの切断等の異常がないか確認してください。

ＭｉＯコントローラ：ＬＥＤ（橙）点滅
ＳｉＯコントローラ：ＬＥＤ（赤）点滅が正常です。
消灯している場合、通信接続を確認してください。

ネットワークケーブルがしっかりと接続されていることを確認してください。
※カチッと音がするのが正常な勘合です。

○：正常な勘合

×：抜けかけている

ＩＤ変更・接続変更を行った場合は、ＳｉＯの電源を再度投入してください。
電源ＯＮ後、MiO-Programmer 画面の『接続確認』ボタンを押下して確認してください。

【変更後の確認方法】

電源のON/OFF
対象機器が接続中になることを確認『接続確認』ボタンを押下※接続している全コントローラが点灯することをご確認ください。
2-8

SUS Corporation

MiO Controller
手順５．動作モード変更
登録したプログラムで動作させるため、各コントローラをＲＵＮモードにします。
ＲＵＮモードは、各コントローラのＲＵＮスイッチをＲＵＮ側モードに変更してください。
ＲＵＮモードになりますと登録したプログラムの動作が始まります。
ＳｉＯネットワークでは、ＲＵＮモードはＭｉＯに依存します。
ＭｉＯのスイッチがＳＴＯＰの場合、全コントローラが動作停止になります。（表１）

表１：ＳｉＯネットワーク
ＭｉＯ
ＲＵＮスイッチＳｉＯ
ＲＵＮスイッチ

ＲＵＮ

ＲＵＮ
スイッチ方向→→ＲＵＮモード確認表
ＭｉＯ
コントローラ動作

ＳｉＯ
コントローラ動作→

ＲＵＮモード（動作）

ＲＵＮモード（動作）→

ＲＵＮモード
（動作）

動作停止

→

動作停止

動作停止

→

動作停止

動作停止

→→

ＳＴＯＰ

スイッチ方向スイッチ方向ＳＴＯＰ

ＲＵＮ
スイッチ方向

←←

←←

→→

ＳＴＯＰ

スイッチ方向スイッチ方向←←手順６．動作確認
入出力配線の確認やプログラムの確認は、MiO-Programmer のモニタ画面をご活用ください。
モニタ画面では、入出力状態・カウント値・タイマ値を確認できます。
ＰＣとＭｉＯをＵＳＢ接続すると、ＳｉＯネットワーク内の全コントローラの状態を確認でき、
ＰＣとＳｉＯをＵＳＢ接続すると、接続したＳｉＯコントローラのみの状態を確認できます。
※モニタ画面の詳細は『MiO-Programmer 取扱説明書』をご参照ください。

2-9

SUS Corporation

MiO Controller

■ ■

２．３

ＳｉＯネットワーク接続に関する注意事項■ ■ＳｉＯネットワーク使用にあたり、以下の注意事項をご確認ください。
機器

項目

内容

コントローラＩＤ範囲

ＳｉＯのＩＤは１～８を使用してください。連続である必要はありません。（１，３，５等で使用することも可能です。）
ＩＤ０とＩＤ９～Ｆは使用できません。
ＩＤ０はネットワークに接続せず単独で使用する場合の専用ＩＤです。ＩＤ９～Ｆは使用しません。

ＩＤ重複

ネットワーク内に重複したＩＤは使用できません。
重複した場合、電源ＯＦＦ後ＩＤスイッチを正しく変更してくだ
さい。

電源ＯＦＦ

一部のコントローラの電源をＯＦＦしてもＳｉＯネットワークは動作します。 ※１

電源ＯＦＦと復旧

一度電源をＯＦＦしたＳｉＯコントローラを再度ネットワークに接続する場合は、以下のいずれかの通信再開手順を行ってください。
・ＭｉＯの電源をＯＦＦ後、ＯＦＦしたＳｉＯコントローラの
電源をＯＮ後にＭｉＯの電源をＯＮする。
※ＭｉＯの再起動中はＳｉＯの動作は停止します。
・全コントローラを再起動する

バージョン

コントローラのソフトウェアバージョンが対象バージョンとなっているか確認してください。

ネットワーク

全長

通信ケーブルは全長１００ｍ以内としてください。
例：○：２ｍ＋２ｍ＋２ｍ＋２ｍ＋２ｍ＋２ｍ＋２ｍ（計１４ｍ）○：５０ｍ＋３０ｍ＋２０ｍ（計１００ｍ）
×：２ｍ＋１００ｍ

終端抵抗（計１０２ｍ）

ＳｉＯネットワークの最後のＳｉＯには終端抵抗を接続してください。

ネットワーク断線

ＳｉＯネットワークが断線した場合、断線箇所以降のＳｉＯは動作停止状態となります。

※１

ネットワーク断線

ネットワーク復旧後、以下のいずれかの通信再開手順を行ってく

と復旧

ださい。
・ＭｉＯのＲＵＮスイッチを一度ＯＦＦ／ＯＮする。
・ＭｉＯを再起動する。
※ＭｉＯの再起動中はＳｉＯの動作は停止します。
・全コントローラを再起動する

MiO-Programmer

ＭｉＯ接続／

ＭｉＯと接続するとネットワーク全体のプログラム読込み・書込

ＳｉＯ接続

み・ＩＯモニタを行い、ＳｉＯと接続するとＳｉＯ単体のプログ※２

ラム・ＩＯモニタを行います。

SiO-Programmer

以下プログラムは、SiO-Programmer では読み込めません。

互換・MiO-Programmer で作成・保存したプログラムファイル
・MiO-Programmer で登録したＳｉＯコントローラのプログラム※１：電源断や断線により未接続の SiO がある場合、MiO はアラーム状態となります。アラーム中のネットワーク全体の動作／停止は、MiO-Programmer のパラメータで選択できます。
※２：１台の PC で複数台のコントローラと同時に USB 通信することはできません。
2-10

SUS Corporation

MiO Controller

３．ＭｉＯコントローラ
■ ■

３．１

仕様

■ ■

３．１．１ ＭｉＯ

仕様

型式

ＭｉＯ

取付方式
電源電圧

ＧＦ（Ｎ）
DC24V±10％

入出力点数
入力仕様
出力仕様
プログラム方式
通信仕様
使用環境

／

0.3A

DC プラグ：5.5mm×2.1mm

入力：2 点DC24V±10％
DC24V±10％

ＤＩＮレール

出力：2 点

7mA/DC24V 無電圧接点入力(NPN)
100mA/DC24V ｵｰﾌﾟﾝｺﾚｸﾀ(NPN)

作成：専用ＰＣソフトによる選択式プログラム（無償ダウンロード）
言語：ＳＵＳオリジナル
USB2.0 仕様準拠/micro-B タイプ
485 通信：ＳＵＳオリジナル ※ＳｉＯネットワーク
温度-10～40℃ 湿度：35～85％RH 結露のないこと
屋内で直射日光のあたらない所

使用雰囲気

腐食性ガス・オイルミスト・引火性ガス・粉塵のない場所で動作可能

ＲｏＨＳ対応鉛フリー対応、ＲｏＨＳ指令対応

重量約 128ｇ３．１．２ ＭｉＯ

外形寸法図

3-1

SUS Corporation

MiO Controller

■ ■

３．２

各部の名称

■ ■

ＭｉＯコントローラの名称および用途などについて説明します。

⑨
⑧
③
⑦

⑪
②

⑥
①

④

⑩
⑤

バージョンシール
番号

名 称

用

途

①

電源コネクタＤＣ２４Ｖ入力②

入出力コネクタ

入出力用のコネクタです（６芯）③電源

電源ＯＮ時に点灯します

ＬＥＤ（白）

ＲＵＮ ＬＥＤ（緑）ＡＣアダプタを接続します

ＲＵＮ時に点灯します

Ａｌａｒｍ ＬＥＤ（赤） アラーム時に点灯します。

④

Ｅｔｈｅｒｎｅｔ
ＬＥＤ（青）
ＲＳ２３２ＣＬＥＤ（黄）ＳｉＯ Ｎｅｔｗｏｒｋ
ＬＥＤ（橙）

未使用
ＳｉＯネットワーク通信中に点滅します。

ＬＥＤ（赤）

入力信号がＯＮ時に点灯します

ＯＵＴ ＬＥＤ（緑）

出力信号がＯＮ時に点灯します⑥

ＲＵＮスイッチ

プログラムを実行するときはＲＵＮ（右側）します⑦

ＵＳＢコネクタＵＳＢケーブルを接続します（ＭｉｃｒｏＢ

⑤

⑧
⑨

ＩＮ

Ｅｔｈｅｒｎｅｔ通信中に点滅します。

ＳｉＯＮｅｔｗｏｒｋ
コネクタ
Ｅｔｈｅｒｎｅｔ
コネクタ

ＵＳＢ２．０）

ＳｉＯネットワーク対応コントローラを接続します。
Ｅｔｈｅｒｎｅｔ機器を接続します。

⑩

ＧＦ取付ツメ

ＧＦ（Ｎ）取り付け用のツメです⑪

アース用端子

必要な場合、Ｍ３×４ネジでアースを接続してください※ 「RS232C コネクタ」は、長らく未使用だったため廃止いたしました。
在庫終了次第、RS232C コネクタ無しの MiO コントローラへ仕様変更させていただきます。
3-2

SUS Corporation

MiO Controller

■ ■

３．３

動作のしくみ３．３．１■ ■プログラムについて

ＭｉＯコントローラのプログラムは、出力をＯＮする条件、ＯＮしている期間を設定します。
プログラムの編集・登録は、専用ソフト「ＭⅰＯ－Ｐｒｏｇｒａｍｍｅｒ」で行います。
４つの項目を設定します。
１．出力･･･ＯＮする出力・Ｇ－ＦＬＡＧ
２．条件･･･出力がＯＮするための条件、待ち時間
３．ＯＮする期間･･･ＯＮになった出力が OFF するための条件
４．出力状態方法･･･出力の方法

例：ＩＮ１がＯＮするとＩＮ１がＯＦＦするまでＧ－ＦＬＡＧ１をＯＮさせる場合

ＩＮ１

Ｇ－ＦＬＡＧ１

詳細は、「５

ＭⅰＯ－Ｐｒｏｇｒａｍｍｅｒ」、

または「ＭⅰＯ－Ｐｒｏｇｒａｍｍｅｒ取扱説明書」を参照ください。

3-3

SUS Corporation

MiO Controller

３．３．２

サイクルタイムについて

入力処理（データ取得）

プログラム
処理

出力処理
（データセット）

ＭｉＯコントローラは上記の処理を繰り返し実行します。
この３つの処理を１回実行する時間をサイクルタイムといいます。
ＭｉＯコントローラのサイクルタイムは３０ｍｓｅｃです。

３．３．３

入力応答時間について

入力のＯＮ／ＯＦＦ時間は１０ｍｓｅｃ以上が必要です。
１０ｍｓｅｃ以下の場合、読み込むことができません。
したがって、入力応答時間は１０ｍｓｅｃ＋サイクルタイム

3-4となります。

SUS Corporation

MiO Controller

■ ■

３．４

設置方法

■ ■

３．４．１ コントローラの設置
コントローラの設置について、次の注意事項を守りご使用下さい。
◆ 直射日光があたる場所での使用は避けてください。
◆ コントローラの内部に異物が入らないようにしてください。
◆ 高温・多湿、ホコリ、鉄粉、切削油等の粉塵が多い場所での使用は避けてください。

３．４．２ コントローラへの配線
ＡＣアダプタやＩ／Ｏケーブルの配線を以下のように行ってください。
配線を行う際は、必ず電源を遮断した状態で行ってください。

①コントローラ・電源コネクタへの配線
電源コネクタへ、ＤＣ２４Ｖを接続します。専用のＡＣアダプタ使用をお勧めします。
お客様で電源をご用意される場合は、以下のサイズのプラグをご用意ください。
5.5mm(外径) ×2.1mm(内径)

配線記号

プラグ

ジャック

②Ｉ／Ｏケーブルの接続
入出力コネクタへＩ／Ｏケーブルを接続します。
※カチッと音がするのが正常な勘合です。
接続前

接続後

！

注意

コネクタを外す場合は、電線を引っ張らずにコネクタ部分を持って抜いてください。
無理に引っ張ると、断線する可能性があります。
3-5

SUS Corporation

MiO Controller③ＳｉＯネットワークケーブルの接続
ＳｉＯＮｅｔｗｏｒｋコネクタへＳｉＯネットワークケーブルを接続します。

※カチッと音がするのが正常な勘合です。

■ ■

３．５

設定について■ ■ＲＵＮスイッチ

３．５．１ ＲＵＮスイッチ
ＲＵＮスイッチを操作し、プログラムの実行／停止を行います。
スイッチをＲＵＮ（右側）することでプログラムを実行し、左側で停止します。
停止時、出力はすべてＯＦＦになります。
ＭｉＯが停止中は、ネットワーク上の全てのスレーブが停止します。

3-6

SUS Corporation

MiO Controller

■ ■

３．６

入出力について

３．６．１

入出力コネクタ■ ■入出力コネクタ
ピンＮｏ.

入出力

信号名

1

－

0V

2

出力

OUT2

3

出力

OUT1

4

入力

IN2

5

入力

IN1

6

－

24V（出力）＊24V・0V は、それぞれコントローラ内部で電源入力の 24V・0V に接続されています。
24V はコントローラから出力されます。外部から 24V 供給しないでください。
コネクタ コントローラ側：Ｓ６Ｂ－ＸＨ－Ａ<JST>

ケーブル側：ハウジング：ＸＨＰ－６<JST>
コンタクト：ＳＸＨ－００１Ｔ－Ｐ０．６<JST>
オプションにてＩ／Ｏケーブルを用意しております。
型式：ＸＡＲ－０３８ ケーブル長：１５０ｍｍ

ピンＮｏ.

信号名

1
2
3
4
5
6

0V
OUT2
OUT1
IN2
IN1
24V（出力）

線色
アオ
ミドリ
キ
オレンジ
アカ
チャ

3-7

SUS Corporation

MiO Controller

３．６．２
項

入力回路仕様

目

仕

様

入力点数

２点

入力電圧

DC24V±10%入力電流

約 7mA／DC24V

絶縁方式

非絶縁

外部に無接点回路を接続される場合、スイッチＯＦＦ時の１点当たりの漏洩電流は１ｍＡ以下として下さい。
機械式接点（リレー、スイッチ等）をご使用の際は、サイクルタイムなどから寿命をご考慮ください。また、接点が微小電流用の物をご使用下さい。

３．６．３
項

出力回路仕様
目

仕

様

出力点数

２点

負荷電圧

DC24V±10%

最大負荷電流100mA/1 点

絶縁方式

非絶縁

本出力素子は、負荷短絡もしくは定格以上の電流が流れた場合は、内部回路が破損します。
リレー等の誘導負荷を接続される場合は、リレーの負荷電流をご確認の上ご使用下さい。
また、コイルに逆起電力吸収用ダイオードを必ず接続して下さい。

3-8

SUS Corporation

MiO Controller

■ ■

３．７

Ethernet 通信について■ ■ＰＣなどの Ethernet 対応機器から、ＭｉＯネットワーク上のコントローラの入出力状態を読み出すことができます。
また、ＭｉＯプログラムで使用できる Ether フラグの制御を行うことができます。
ＭｉＯコントローラは、ＴＣＰサーバとして動作します。
接続先をクライアントに設定して使用ください。

詳細は「MiO

Ethernet 通信取扱説明書」を参照ください。

３．７．１ 通信仕様
項目
チャネル数
通信速度
通信方式

内容
１チャネル
10 Mbps および 100 Mbps
全二重通信および半二重通信

３．７．２ 設定項目
ＭｉＯ－ＰｒｏｇｒａｍｍｅｒからＭｉＯコントローラのＩＰアドレス、サブネットマスク、
デフォルトゲートウェイ、ポートＮｏ、タイムアウト設定を登録します。
ＩＰアドレスの取得方法を自動／手動どちらかを登録します。

３．７．３ Ethernet ケーブルの接続
Ethernet コネクタへ Ethernet ケーブルを接続します。

※カチッと音がするのが正常な勘合です。

3-9

SUS Corporation

MiO Controller

３．７．４

Ｉｏｔ－Ｐｒｏｇｒａｍｍｅｒについて

ＭｉＯとＰＣを連携しデータ収集やＰＣからの制御等を行うことができるＷｉｎｄｏｗｓ用ソフトウェ
アです。
弊社Ｗｅｂサイトよりダウンロードして無償でご利用いただけます。

https://fa.sus.co.jp/products/sio/
Iot-Programmer の詳細は『Iot-Programmer 取扱説明書』をご参照ください。

3-10

SUS Corporation

MiO Controller

４．ＳｉＯコントローラ
ＳｉＯコントローラの各部の名称を記載します。
その他、入出力回路仕様やサイクルタイムに関しては、ＳｉＯコントローラ取扱説明書をご参照
ください。

■ ■

４．１ 各部の名称 ■ ■４．１．１ ＳｉＯ－Ｎ１
⑰ ⑩ ⑪

⑫

⑨

②
④
③

⑭

⑦
バージョンシール

⑤

⑮
⑯

⑥
⑬

⑧

①
番号

名 称

①

電源コネクタ

②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬

電源 ＬＥＤ（緑）ＲＵＮスイッチ
ＲＵＮ ＬＥＤ（緑）入力コネクタ
出力コネクタＩＮ
ＬＥＤ（赤）ＯＵＴ ＬＥＤ（緑）⑭

ＩＤスイッチ⑮⑯⑰

ＵＳＢコネクタ
Ｔ１
Ｔ２
アース用端子
ＧＦ取付ツメ

ＳｉＯネットワーク
コネクタａ
ＳｉＯネットワーク
コネクタｂ
ＳｉＯネットワーク
ＬＥＤ(赤)用途

ＤＣ２４Ｖ入力 ＡＣアダプタを接続します※電源コネクタ以外から電源供給を行わないでください
電源ＯＮ時に点灯します
プログラムを実行するときはＲＵＮ（右側）します
ＲＵＮ時に点灯します
入力用のコネクタです（ｅ－ＣＯＮ（４極）×８入力）
出力用のコネクタです（ｅ－ＣＯＮ（３極）×８出力）
入力信号がＯＮ時に点灯します（ＩＮ１～８）
出力信号がＯＮ時に点灯します（ＯＵＴ１～８）
ＵＳＢケーブルを接続します（ＭｉｃｒｏＢ
タイマー１を設定します
タイマー２を設定します
Ｍ３×４ネジでアースを接続してください
ＧＦ（Ｎ）取り付け用のツメです
ＳｉＯのＩＤを指定します。
ＳｉＯネットワークでは１～８使用。

ＵＳＢ２．０）

ＳｉＯネットワークケーブルを接続します。
ＳｉＯネットワークケーブルを接続します。
ＳｉＯネットワーク通信中に点滅します。

4-1

SUS Corporation

MiO Controller

４．１．２
②

④

ＳｉＯ－Ｎ３／ＳｉＯ－Ｎ３ＰＮＰ
⑰

⑩

⑪

③

⑮
⑫

⑦

⑯
⑨

⑧
⑤
⑥

⑭

※ＳｉＯ－Ｎ３ＰＮＰ
は同様の配置⑬
バージョンシール

番号

名 称

用

⑫

①

途

①

電源コネクタＤＣ２４Ｖ入力 ＡＣアダプタを接続します※電源コネクタ以外から電源供給を行わないでください②

電源

電源ＯＮ時に点灯します③

ＲＵＮスイッチ

プログラムを実行するときはＲＵＮ（右側）します④

ＲＵＮ ＬＥＤ（青）ＲＵＮ時に点灯します⑤

入力コネクタ

入力用のコネクタです（e-CON（４極）×１６入力）⑥

出力コネクタ

出力用のコネクタです（e-CON（３極）×１６出力）⑦

ＩＮ

入力信号がＯＮ時に点灯します（ＩＮ１～１６）⑧

ＯＵＴ ＬＥＤ（緑）

出力信号がＯＮ時に点灯します（ＯＵＴ１～１６）⑨

ＵＳＢコネクタＵＳＢケーブルを接続します（MicroB USB2.0）⑩

Ｔ１

タイマー１を設定します⑪

Ｔ２

タイマー２を設定します⑫

アース用端子

Ｍ３×４ネジでアースを接続してください⑬

ＧＦ取付ツメ

ＧＦ（Ｎ）取り付け用のツメです⑭

ＩＤスイッチＳｉＯのＩＤを指定します。
ＳｉＯネットワークでは１～８使用。

⑮⑯⑰

ＬＥＤ（白）

ＬＥＤ（赤）

ＳｉＯネットワーク
コネクタａ
ＳｉＯネットワーク
コネクタｂ
ＳｉＯネットワーク
ＬＥＤ(赤)

ＳｉＯネットワークケーブルを接続します。
ＳｉＯネットワークケーブルを接続します。
ＳｉＯネットワーク通信中に点滅します。

4-2

SUS Corporation

MiO Controller

４．１．３ ＳｉＯ－Ｎ１ Ｒ２
⑫
⑩ ⑪

⑨

②
④
⑭

③
⑦

バージョンシール

⑧

⑮
⑯

⑤
⑬
⑥

①

番号

名 称

用

途

①

電源コネクタＤＣ２４Ｖ入力 ＡＣアダプタを接続します※電源コネクタ以外から電源供給を行わないでください②

電源

電源ＯＮ時に点灯します③

ＲＵＮスイッチ

プログラムを実行するときはＲＵＮ（右側）します④

ＲＵＮ ＬＥＤ（青）ＲＵＮ時に点灯します⑤

入力コネクタ

入力用のコネクタです（e-CON（４極）×８入力）⑥

出力コネクタ

出力用のコネクタです（e-CON（３極）×８出力）⑦

ＩＮ

入力信号がＯＮ時に点灯します（ＩＮ１～８）⑧

ＯＵＴ ＬＥＤ（緑）

出力信号がＯＮ時に点灯します（ＯＵＴ１～８）⑨

ＵＳＢコネクタＵＳＢケーブルを接続します（MicroB USB2.0）⑩

Ｔ１

タイマー１を設定します⑪

Ｔ２

タイマー２を設定します⑫

アース用端子

Ｍ３×４ネジでアースを接続してください⑬

ＧＦ取付ツメ

ＧＦ（Ｎ）取り付け用のツメです⑭

ＩＤスイッチＳｉＯのＩＤを指定します。
ＳｉＯネットワークでは１～８使用。

⑮⑯⑰

ＬＥＤ（白）

ＬＥＤ（赤）

ＳｉＯネットワーク
コネクタａ
ＳｉＯネットワーク
コネクタｂ
ＳｉＯネットワーク
ＬＥＤ(赤)

ＳｉＯネットワークケーブルを接続します
ＳｉＯネットワークケーブルを接続します
ＳｉＯネットワーク通信中に点滅します。

4-3

SUS Corporation

MiO Controller

５．ＭｉＯ－Ｐｒｏｇｒａｍｍｅｒ
MiO-Programmer は、プログラムを設定することが可能です。
弊社Ｗｅｂサイトよりダウンロードして無償でご利用いただけます。
https://fa.sus.co.jp/products/sio/※ＰＣとの通信にはＵＳＢケーブル（MicroB USB2.0）が必要です。
対応ＯＳ等の使用環境、操作方法は弊社Ｗｅｂサイトおよび MiO-Programmer の取扱説明書でご確認お願いします。

【主な機能】①プログラム編集
出力のＯＮする条件を設定します。
編集したプログラムは、ファイル保存、印刷等することができます。
②入出力状態の確認
入出力の状態を表示します。
③コントローラから読み込み、コントローラへ登録
プログラムの読み込み、登録を行います。

MiO-Programmer 画面
5-1

SUS Corporation

MiO Controller

６．ＭｉＯタッチパネル
ＭｉＯタッチパネルは、ＳｉＯネットワークに接続し、スイッチ操作やデータ表示などを行います。
ネットワーク内のＭｉＯ、ＳｉＯの状態を表示することができます。
操作方法はＭｉＯタッチパネルの取扱説明書でご確認お願いします。
【主な機能】①入出力状態の確認
入出力の状態を表示します。
②ＴＰフラグのＯＮ／ＯＦＦ
タッチパネルのスイッチ状態をＭｉＯに送信します。
ＴＰフラグはＭｉＯのプログラム条件で使用することができます。
③タイマ、カウンタ値の確認
タイマ、カウンタの値を表示します。
【接続】
ＳｉＯネットワークに接続して使用します。

項目
型式
アイテムＮｏ，

ＭｉＯタッチパネル
ＳＵＣ－６５９

電源電圧

２４Ｖ

ケーブル長

２ｍ

重量
※

仕様

約１２００ｇ

ご注意
１．ＭｉＯのバージョンをご確認ください。
ＭｉＯタッチパネルは ＭｉＯ Ｖｅｒ．１．５０以上で使用可能です。
２．他の機種へは接続しないでください。
ＭｉＯタッチパネルは、ＳｉＯネットワーク専用に設計されています。
ＭｉＯ、ＳｉＯ－Ｎｘ以外の機器へは接続しないでください。
３. ＭｉＯとタッチパネルの通信は１００ｍｓｅｃ間隔になります。
6-1

SUS Corporation

MiO Controller

７．オプション
ＭｉＯコントローラ、ＳｉＯコントローラに対応したオプションを多数ご用意しております。
（各種ケーブル、コネクタ単品、入出力機器など）※入出力オプションは、ＳｉＯ－Ｎ３ＰＮＰでは使用できません。
詳細は、下記当社ホームページを参照ください。
当社ホームページ
製品一覧→

https://fa.sus.co.jp/products/sio/ＳｉＯ→

接続対応機器7-1

SUS Corporation

MiO Controller

改版履歴
版

年 月 日

1.0

‘19/05/30

第１版

1.1

‘19/10/29

外形寸法図修正

3-1

1.2‘20/09/30

SiO-N3、SiO-N3PNP 追加

4-2

1.3

‘20/11/13

I/O ケーブル追加

3-8

1.4

‘21/01/29

使用環境 更新

3-1

1.5‘21/03/17

USB 通信後の注意事項追加

2-6

1.6

‘21/09/28

MiO タッチパネル追加
DHCP 機能追加
注意書き 追記

6-1
3-10
1-2

1.7

‘22/02/01

注意書き

追記

2-10

1.8

‘22/02/02

Ether 通信の設定項目 更新
Iot-Programmer の説明 追加

3-10
3-11

232C 通信用ｺﾈｸﾀ廃止に伴う本体画像の更新

3-1,2

SiO-N1 R2 追加

4-3

サイクルタイム 誤記修正
タッチパネル通信間隔 追記

3-4
6-1

1.9

2.0

内

容

変更ページ

制定

‘23/01/11‘23/07/31

SUS Corporation