この取扱説明書（据付工事説明書付）を必ずお読みください。

お客様へ

工事店様へ

工事店様へ
1703876HL2701
2003876HL2703

農事用有圧換気扇

インバータ電源では使用しない

KH-DC100ETF
KH-DC100ETFG

この換気扇は高所取付用です

禁止

ショート・感電の原因

水ぬれ禁止

メタルラス張り、ワイヤラス張り、または、金属板張りの木造物と金属ボディの部分が直接接触しないように据付ける

触れることのできない場所に据付けてください●この換気扇は 3 相製品です。
●この換気扇の運転には、専用コントローラ（別売）が必要です。

お客様へ●据付工事を始める前に必ずこの取扱説明書（据付工事説明書付）をお読みになり、正しく安全に据付けてください。
●据付工事は販売店様、または専門の工事店様が実施してください。
●電気工事は販売店・工事店様において有資格者である電気工事士の方が実施してください。
●この取扱説明書に従って正しい使い方をお客様へ説明してください。

1. 安全のために必ず守ること

換気扇 1 台ごとにモータブレーカ 1 個を取付ける
ショート・感電・火災の原因

保守点検の際は必ず元電源を切り、電源遮断後 5 分以上経過した後に行う
感電やけがの原因

アース確認

接触禁止

指示に従う

分解禁止

ぬれ手禁止

アース
確認

水ぬれ
禁止

浴室取付禁止●使用可能な温度範囲（－10℃～＋40℃）を超える場所●氷結するおそれのある場所●換気扇の前後に障害物のある場所●腐食性ガスの発生する場所や化学薬品を扱う場所●可燃性ガスの発生、流入、滞留、漏れのある場所●雨または風にさらされる場所●酸性、アルカリ性ガスの発生、流入する場所●常温で相対湿度 90％を超える場所●厨房等で油煙・蒸気が直接換気扇にかかる場所●塩害地域（塩害地域においては早期にさびが発生するため定期的に保守点検・清掃を行い必要に応じ●有機溶剤を使用している場所て交換を行ってください）●海抜 1000m 以上の場所●堆肥舎、ふん尿の上など腐食性ガス、水蒸気の発生・滞留する場所●据付姿勢は電動機軸水平状態から回転羽根下側電動機軸垂直状態の俯角内で据付けてください。
●換気扇は高所取付用です。

換気扇に異常な振動が発生した場合は使用しない据付け場所が弱いと共振を起こし、モータ破損および羽根破損などの事故の発生する危険があります。
また、異常な騒音および振動が発生するおそれがありますので、弱い場所は補強などをして確実に据付けてください。

●使用する回転数によっては異常な振動、共振、騒音が発生することがありますのでその回転数付近を使用しないなど十分注意してください。

部品の破損・落下によるけがの原因

禁止●電源線から誘導雷サージが侵入することにより製品が故障、誤動作することがあります。対策として避雷器の設置をおすすめします。

衝撃を与えない
感電や火災の原因●ダクトなどに接続しないでください。

台風時、強風時には使用しない

3.各部のなまえと外形寸法図

落下・故障の原因

長期間使用しないときは、必ず分電盤のブレーカを切る

けがの原因

突然運転し始めてけがや感電の原因（偏流が起こり羽根が破損することがあります）●本体の据付けは落下の危険がないよう特に材質、強度に十分注意してください。
●据付けは振動のない強固な場所にしっかり据付けてください。

1 日 50 回以上のひんぱんな起動・停止を伴う使用はしない

運転中は危険ですから、換気扇の中に指や物を入れない換気扇が停止していても、電源接触禁止 が入った状態では換気扇に近づかない●吸込側、吐出側に遮へい物がある場所では使用しないでください。

換気扇・部品の落下によりけがの原因

お問い合わせ窓口にご相談ください

絶縁劣化による感電や漏電･火災の原因

羽根の汚れがひどい場合は必ず清掃をする
指示に従う 振動による部品の破損、落下によるけがの原因
お手入れや保守点検の際は手袋を着用する
上

端面などでけがの原因

ぬれた手で操作をしない

回転方向

風方向

□1120
1060
600268※外形図は後ガード付タイプですが、ガードなしタイプも同じ寸法となります。

感電やけがの原因

振動が大きい、羽根が回らないなどの異常時には、使用を中止する
指示に従う

落下・焼損の原因モータ

羽根据付けは専門業者に依頼する

４面×２か所×φ１５取付穴

漏電・感電や災害の原因

信号ケーブル
電源ケーブル
３芯×０．
３㎜ 2 有効長 1m
ビニルキャブタイヤケーブル（アース付）
4 芯×0.75 ㎜ 2 有効長 1m

シーズン前および自然災害発生後は異常がないか点検を行う
落下・焼損の原因

工事店様へ

警告

注意

爆発性の粉じんやガスの発生する場所または発生するおそれのある場所には据付けない

直接炎があたるおそれのある場
所には据付けない

爆発や火災の原因

定格電圧・定格周波数以外では使用しない禁止

600

お手入れや保守点検の際は必ず分電盤のブレーカを切り、電源遮断後 5 分以上経過した後に行う。

火災・感電の原因

この換気扇は高所取付用のため床上 1.8m 以
上の触れることのできない場所に据付ける
けがの原因

工事店様へ

50
25

感電やけがの原因

据付方向

ぬれ手禁止

危険防止のため、人が触れることのできない場所に据付けてください。

換気扇を水や消毒液につけたり、消毒液をかけたりしない

火災・感電・けがの原因

工事店様へ■次のような場所には据付けないでください（故障の原因になります）。

工事店様へ

禁止

故障や漏電のときに感電の原因

2.据付け前のお願い

お客様へ

注意

分解禁止 修理はお買上げの販売店または当社の部品の破損・落下によるけがの原因

アース工事は必ず有資格者である電気工事士が電気設備の技術基準や内線規程に従って安全・確実に行う

警告
どんな場合でも改造はしない
分解修理は修理技術者以外の人は行わない

積雪、落雪の可能性がある場所には据付けない

600
1060

水ぬれ禁止

落下によるけがの原因

漏電のときに感電の原因

お客様へ

ショート・感電・火災の原因

部品の取付けは確実に行う

漏電ブレーカを確実に取付ける

本文中や本体に使われている図記号の意味は次のとおりです。

注意

端面などでけがの原因

指示に従う 一酸化炭素中毒をおこす原因

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any othercountry. No servicing is available outside of Japan.

警告

開梱・据付け・保守点検およびお手入れの際は手袋を着用する

煙突で排気する燃焼機器を設置した部屋の排気に使用する場合は排気ガ
スが室内に逆流しないよう十分な大きさの給気口を設置する据付工事終了後は、必ずお客様にこの説明書をお渡しください。

誤った取扱いをしたときに、 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく 軽傷または家屋・家財など可能性のあるものの物的損害に結びつくもの

接続不良や誤った電気工事は感電、火災の指示に従う 原因〔電気設備の技術基準 解釈第 167 条 3 項〕
接触していると漏電した場合、火災の原因工事店様へ誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。

電気工事は必ず有資格者である電気工事士が内線規程や電気設備技術基準に従って行う。絶対に「手より接続」はしない。電源電線の結線部分は安全上、JIS C 8340 の「電線管用金属製ボックス」内にて行う。又、電源電線の結線部分には雨・水がかからないように電気工事を行う

腐食して落下しけがの原因

雨・水のあたる場所には据付けない

3相 200V 50/60Hz（ガードなし）
3相 200V 50/60Hz（後ガード付）●ご使用の前に必ずこの取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
●「取扱説明書（据付工事説明書付）」は大切に保管してください。
●添付別紙の「修理窓口 · ご相談窓口のご案内」は、大切に保管してください。
●お客様ご自身では据付けないでください（安全や機能の確保ができません）。
●運転手順、安全を確保するための正しい使い方について、販売店・工事店様から説明を受けてください。

落下によりけがの原因

塩素消毒しているプール、酸・アルカリや腐食性ガスを含んだ湿気の多い場所に据付けない

取扱説明書（据付工事説明書付）
名

本体の据付けは振動のない強固な場所に確実に行う

火災・感電の原因

角形タイプ〈DCブラシレスモータ搭載〉

形注意

警告

禁止

4.据付方法警告●この換気扇は高所取付用のため床上 1.8m 以上の触れることのできない場所に据付ける
けがの原因●作業等により触れる可能性が万が一でもある場合は後ガード付製品に別売の前ガードを取付けて使用する●雨・水のあたる場所には据付けない

火災の原因

浴室など湿気の多い場所（常温に て 湿 度 90% を 超 え る）に は据付けない

浴室取付禁止 感電や火災の原因

1単位（㎜）

工事店様へ

注意●開梱・据付けの際は手袋を着用する
端面などでけがの原因●換気扇の据付けは振動のない強固な場所に確実に行う
落下によりけがの原因●安全のため据付けは 2 人以上で行う

4.据付方法 つづき

工事店様へ

1か月に1度の清掃の際、下記の点検を行う。

■据付けは、振動、ゆるみなどが発生しないようにしっかりと据付けてください。
■後ガード付は運搬時、据付時には、ガードに力をかけないように注意してください。
●取付金具または取付枠を作り、壁面に据付ける。取M12 ばね座金
付枠は強固なものとし、落下、転倒の危険がないよ（工事店様手配）
う特に材質、強度に十分注意してください。
●取付姿勢は電動機軸水平から回転羽根下側電動機軸垂直状態の俯角内で据付けてください。
M12 ナット●取付枠へ本体を据付ける際、8 か所の取付穴に市販 （工事店様手配）のボルト・ナット・ばね座金（M12）でしっかり取付けてください。

点M12 ボルト（工事店様手配）▽マークが下側になるように取付けるチェーン等でつるす場合

5.電気工事●定格電圧・定格周波数以外では使用しない
火災・感電の原因●アース工事を必ず行う

故障や漏電のときに感電の原因●換気扇を据付けたボルト・ナットなどが確実に取付けてありますか●羽根やモータは確実に止められていますか●ガタつきがないようにボルト・ナットなどを確実に取付けてください（製品落下および羽根落下によるけがのおそれがあります）

損●モータの外観が変色していませんか●電源ケーブルにキズなどありませんか●羽根に亀裂などありませんか●モータ交換をしてください●モータ交換をしてください●羽根交換をしてください（羽根破損/落下によるけがのおそれがあります）●モータなど温度の高い部分にほこりの付着はありませんか●清掃してください傷

換気扇

保管のしかた9. 修理を依頼する前に
現と処

点検実施者

置工事店様

●全面にさびが発生していませんか（さびの発生した部品を交換する）

焦げ臭いにおいが ●羽根は軽く回りますか（羽根に何か引掛かっている場合は取り除く）●周囲温度が 40℃を超えていませんか（40℃以下にする）
する

2．ブレーカを「入」にし、専用コントローラの操作により試運転を行う。
（1）異常な振動や騒音はありませんか（2）換気扇は設定通りの動作をしていますかお願いお客様◯◯◯◯◯◯◯◯◯

過負荷（静圧 70Pa を超える運転）、羽根拘束、あるいは周囲温度が基準より高い場合は、モータ保護機能が作動し、回転が止まる事があります。モータ保護機能をリセットするために、電源を遮断し、ブレーカを「切」にして原因を取り除いてください。モータが冷えるまでじゅうぶん時間をおいた後、電源を入れてください。

10.アフターサービス

お客様へ

アフターサービスは、お買上げの販売店へお申しつけください。
なお、おわかりにならないときは、当社のお問い合わせ窓口（添付別紙の「修理窓口・ご相談窓口のご案内」参照）にご相談ください。

お客様へ

補修用性能部品の保有期間
当社はこの ソーワテクニカ 農事用有圧換気扇 角形タイプ〈DC ブラシレスモータ搭載〉の補修用性能部品を製造打切後 9 年保有しています。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
この製品は、日本国内用に設計されていますので、国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

●ぬれた手で操作しない感電やけがの原因

11.仕

安全診断
換気扇は使用上支障がなくても、安全のための診断（8.項記載）を1か月に1度を目安に電源を切ってから行ってください。

形
お客様へ

様
羽根径（㎝）

名

KH-DC100ETF
KH-DC100ETFG

長い間ご使用の換気扇は、使用上支障がなくても、安全のための診断をお願いします。

100

お客様へ

工事店様へ

電 源
（V）

周波数
風 量
騒 音 最大負荷電流（Hz） （m3/min）（dB）（A）

3 相 200 50/60

34561

2.5

質 量（㎏）
2730※風量は、JIS B8330（オリフィスチャンバー方式）：換気扇として使用する場合の測定値です。
※仕様値は、変更になる場合があります。
※周囲温度は－10℃～＋40℃、常温において相対湿度 90％まで使用可能です。この範囲を超えますと焼損、変形、回転不良、破損につながるおそれがあります。

注意●保守点検の際は手袋を着用する
端面などでけがの原因●お手入れの際は電源電線の結線部分に水がかかることがないよう行ってください
感電、火災、製品故障の原因◯◯●異常に湿度が高い場所で使用していませんか（据付場所およびモータ内部の腐食確認後モータを交換する）

警告

警告

検

運転中に異常音や ●羽根の締め付けがゆるんでいませんか（締め付け直す）
振動がする●本体が確実に据付けられていますか（据付け直す）

専用コントローラ（別売）の取扱説明書（据付工事説明書付）に従ってください。

●お手入れや保守点検の際は必ず分電盤のブレーカを切り、電源遮断後 5 分以上経過した後に行う。また、ぬれた
手で操作しない感電やけがの原因

点（点 検・処 置 を 行 う 際 ●専用コントローラの運転スイッチが「停止」になっていませんか。また、風量・は必ず分電盤のブレー温度は正しく設定されていますか（専用コントローラの取扱説明書に従っカを切り、電源遮断後て、正しく設定し直す）
5 分以上経過した後に●羽根が拘束されていませんか（拘束している原因を取り除く）行う。
）●周囲温度が 40℃を超えていませんか（40℃以下にする）■電気工事終了後、正常に運転できるか使用者立会のもと試運転を行ってください。

8.点検・お手入れ

象、信号ケーブルの接続は正しいですか（正しく接続する）
通電しても回転し ●電源（3 相 200V）ない●モータブレーカが切れていませんか（入にする）

工事店様へ●運転中は危険ですから換気扇の中に指やものを入れない
けがの原因

お客様へ

下記のような現象が見られる場合、お客様で点検されても直らないときは、事故防止のためブレーカを切り、お買上げの販売店・工事店に点検修理をご依頼ください。費用については販売店・工事店にご相談ください。

アース

7.使用方法

お手入れに下記の溶剤・洗剤を使用しないでください。
シンナー、アルコール、ベンジン、ガソリン、灯油、スプレー、アルカリ洗剤、化学ぞうきんの薬剤、クレンザー等けんま材入りの洗剤（変質・変色する原因になります）

必ず電源を切り、換気扇への水やほこりの侵入がないようにビニールシートなどで覆ってください。

※信号ケーブルの配線については専用コントローラ（別売）の取扱説明書（据付工事説明書付）に従ってください。

1．据付工事終了後、次のことを確認します。
（1）換気扇は確実に据付けてありますか（2）電源ケーブル・信号ケーブルに傷・いたみはありませんか（3）正しくアース工事がしてありますか（4）モータブレーカを接続しましたか（5）漏電ブレーカは指定のものを接続しましたか（6）欠相になっていませんか（7）据付姿勢（モータにある▽印が下）は正しいですか●ケーブルにヒビ割れ等がある場合には、モータの交換をしてください

お願い

専用コントローラ（別売）

6.試運転●さびが部品の広範囲に発生している場合は、部品を交換してください

全体の清掃

温度センサ

アオ
シロ
アカ

び

■油・粉じんなどの可燃性の汚れが換気扇に付着していると、万が一の飛び火により火災の原因となるおそれがあります。定期的（1 年目安）に清掃してください。
■正規取付状態での散水では、モータ内に水が入らない構造となっていますが、モータ単品では絶対に水洗いしないでください（モータ内および軸受部に水がかかると漏電事故の危険があります）。
■古くなった換気扇は買い換えてください。
■農薬・肥料・消毒液を換気扇にかけないでください（換気扇の寿命を著しく短くします）。
■高圧水洗浄時は、ノズル先端をモータから 50 ㎝以上離し、水圧は 2MPa（20 ㎏ f/ ㎝ 2）以下にしてください。

防水処理を電源電線シース部まで行う

アオ
シロ
アカ

さケーブル

■お手入れは中性洗剤を浸した布で汚れをふき取り洗剤が残らないように乾いた布でよくふき取る。

●電気工事は必ず有資格者である電気工事士が内線規程や電気設備技術基準に従って行う。絶対に「手より接続」はしない。電源電線の結線部分は安全上、JIS C 8340 の「電線管用金属製ボックス」内にて行う。又、電源電線の結線部分には雨・水がかからないように電気工事を行う

換気扇●ボールベアリングの寿命は約2万時間ですので使用状況によっては、点検のうえモータ交換が必要です

羽根などの清掃注意

モータブレーカ

異 常 音

約 2 か月に 1 度を目安に清掃する。

●電気設備技術基準に基づき、電気工事士によるＤ種接地工事（アース）を行うとともに、漏電ブレーカを必ず設置する（故障、漏電時の感電防止）。
●モータ焼損および、配線回路保護のため換気扇 1 台ごとにモータブレーカを使用してください（モータブレーカは、4Ａ（0.75kW 用）を使用してください）。
●漏電ブレーカは高調波・サージ対応品で定格感度電流 100ｍＡ、動作時間 0.1 秒以内の高速形を使用してください。
●信号ケーブルへのメガーテスト（絶縁抵抗測定）は行わないでください。
●電源ケーブルに市販の電源プラグを取り付ける際は引掛形差込プラグを使用ください。
また、電源プラグはがたつきのないよう刃の根元まで確実に差し込んでください。
●電気工事を行う際、電源ケーブルと信号ケーブルの配線が絶縁体 導体正しいことを確認してください。
電源電線シース部●細霧を使用する場合は、電源電線シース部を含む電源電線結線部分に防水処理を行ってください。
電 源
3 相 200V

置

1年に1回程度

接続不良や誤った電気工事は感電、火災、部品故障の原因

結線図

処ガタツキ

ほ こ り

工事店様へ

警告

目び

M10 アイナット●右図の位置にアイナット・ばね座金（M10）を取付けます。
4 本（工事店様手配）●アイナットを締め付ける時はボルトが回転しないよう固定しM10 ばね座金て確実に締め付けてください。
4 本（工事店様手配）●つり下げる時はさびに強い金属製の丈夫なチェーン等で固定してください。
●チェーン等の使用荷重は 200kg 以上のものをお選びください。
●つり下げる時はチェーン等が上広がりになるように固定してください。
●つり下げは羽根の回転の反動で換気扇が回らないように 4 本以上で固定してください。
●つり下げるチェーン等は加わる力が均一になるようにしてください。

項●さびが部品の広範囲に発生している場合は、部品を交換してください（部品落下および羽根破損/落下によるけがのおそれがあります）

さ取付枠

検●換気扇および換気扇据付用ボルト・ナット等がさびていませんか●羽根および羽根取付用のナットがさびていませんか

製造販売元

株式会社

2

ソーワテクニカ〒509－9132 岐阜県中津川市茄子川中垣外 1646-45
TEL 0573－78－0302

技術指導元

三菱電機株式会社
この説明書は、再生紙を使用しています。