机型: R6-NC1
远程I/O R6 系列
通信模块
(CC-Link Ver.1.10、模拟量16点)
主要的功能与特长●将模拟量信号和数字量信号输入或输出到现场总线(CC-Link) 的远程I/O模块●省空间、低消耗●支持各种直接输入信号典型应用
●可用于DCS或PLC系统的远程I/O模块
189090（mm）

机型: R6－NC1①
订货时的指定事项・机型代码: R6－NC1①①在下列代码中选择。
（例如: R6－NC1/Q）
・选配规格（例如: /C01）

・内部通信总线: 连接到底座（机型: R6□－BS）上・内部电源: 由底座（机型: R6□－BS）提供
连接台数: 最多16台 (模拟量16点)
隔离: CC-Link－内部通信总线・内部电源间
RUN显示灯: 红/绿2色LED
通信正常时亮绿色灯；接收数据时亮红色灯(用DIP开关进行切换)
ERR显示灯: 红/绿2色LED
通信异常时绿色灯亮灯/闪烁；发送数据时，亮红色灯(用DIP开关进行切换)
数据占有区设定: 用侧面的DIP开关设定占有区1或占有区2CC-Link 规格
通信规格: CC-Link Ver.1.10
站类型: 远程设备站占有站数: 4 (RX、RY: 32位、RWw、RWr: 16字)
通信电缆线: 符合CC-Link的电缆线站地址设定: 1～64 (用旋转开关设定)
传输速度的设定: 156kbps、625kbps、2.5Mbps、5Mbps、10Mbps (用旋转开关设定)

设置规格
使用温度范围: -10～+55℃
使用湿度范围: 30～90%RH (无冷凝)使用大气条件: 无腐蚀性气体和严重尘埃安装: 安装在底座（机型: R6□－BS）上
重量: 约100g

性能
绝缘电阻: 100MΩ以上/500V DC
隔离强度: CC-Link－内部通信总线・内部电源间
2000V AC 1分钟

①附加代码◆选配规格
未填写：无选配规格/Q：选配规格（请从选配规格之项另行选择）选配规格◆涂层（详细内容请参照公司网页）/C01: 硅涂层/C02: 聚氨酯涂层适用标准适用条件请参照使用说明书EU指令:
电磁兼容指令（EMC指令）EMI EN 61000-6-4
EMS EN 61000-6-2
RoHS指令附带品・终端电阻器110Ω（0.5W）

机器规格
连接方式・通信: 连接器型欧式端子盘(适用电缆线: 0.2～2.5mm2、露线长度7mm)
R6-NC1规格书

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

CS-7785 Rev.5 Page 1/6

机型: R6-NC1
面板图
■左侧视图

■正视图RUN显示灯901

2 37 8ERR显示灯

456

DIP开关

×10

1 2 3 4 5 6 7 8456

901

2 3×1

7 8456901

2 3ON

站地址设定旋转开关传输速度设定旋转开关

7 8

显示灯

数据占有区

设定接口
连接器型
欧式端子盘

通信电缆线的布线主机侧终端电阻DADBDG
SLDFG

青白黄R6－NC□I/O模块

DADBDGSLDFGDADBDG
SLDFG

R6-NC1规格书

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

CS-7785 Rev.5 Page 2/6

机型: R6-NC1
数据传输可用位于本产品侧面的DIP开关，切换数据占有区“1”或占有区“2”。
数据占有区“1”时，所有的输入输出模块的输入输出数据为1个字。在该方式下，1个字分配给1个输入输出模块。因此，2点模拟量输入输出模块的第2通道不能使用。
数据占有区为“1”时，最多可以使用16个输入输出模块。
数据占有区“2”时，所有的输入输出模块的输入输出数据为2个字。在该方式下，2个字分配给1个输入输出模块。因此，数据占有区为“1”的接点输入输出模块也会确保2个字的占有区。
数据占有区为“2”时，最多可以使用8个输入输出模块。
■数据占有区“1”●输出数据●输入数据下面的表格表示从通信模块发送到主站的数据分配方式。

下面的表格表示从主站发送到通信模块的数据分配方式。

15RWr n＋0模块地址0＋2模块地址2＋4模块地址4＋6模块地址6＋8模块地址80

15RWw n＋0模块地址1模块地址1＋2模块地址3模块地址6模块地址7＋8模块地址9模块地址8模块地址9模块地址10＋10模块地址11模块地址10模块地址11模块地址12＋12模块地址13＋14模块地址4模块地址5＋6模块地址7＋12模块地址2模块地址3＋4模块地址5＋100模块地址0模块地址12模块地址13模块地址14＋14模块地址15模块地址14模块地址15无论模块类型是输入还是输出，每个模块分别确保1个字。连接数据占有区为“2”的模块时，第2通道的数据为无效。
输入模块时，输入值将被存储在输出数据区。输入数据区不被使用，但被保留。
①RX (n＋0) 0～RX (n＋0) F 显示输入输出模块的数据异常。
·R6□－TS□、R6□－RS□以外的模拟量输入模块的输入值在-15%以下或115%以上时
·R6□－TS□、R6□－RS□的输入熔断时·R6□－YS□ (固件版本V2.00或更高版本) 的输出断线时＊发生上述情况时，所对应的数据位变为“1”。
没有插上I/O模块的插槽，其数据位也变为“1”。
RX (n＋0) 0
模块地址0RX (n＋0) 1
模块地址1
RX (n＋0) 2
模块地址2
RX (n＋0) 3
模块地址3
：：：
：
RX (n＋0) F
模块地址15②RX (n＋1) 0～RX (n＋1) 7为保留区域、、RX (n＋1) B为Ready信号、R6－NC1在正常状态下变为“1”。
RX (n＋1) 8～A、C～F不被使用。
＊、支持R6－NC1的固件版本V1.02或更高版本。

R6-NC1规格书

MG CO., LTD.
www.mgco.jpCS-7785 Rev.5 Page 3/6

机型: R6-NC1■数据占有区“2”●输出数据●输入数据下面的表格表示从通信模块发送到主站的数据分配方式。

下面的表格表示从主站发送到通信模块的数据分配方式。

150150RWw n＋0 模块地址0_CH1

RWr n＋0 模块地址0_CH1
模块地址0_CH2

模块地址0_CH2＋2 模块地址1_CH1＋2 模块地址1_CH1

模块地址1_CH2

模块地址1_CH2＋4 模块地址2_CH1＋4 模块地址2_CH1

模块地址2_CH2

模块地址2_CH2＋6 模块地址3_CH1＋6 模块地址3_CH1

模块地址3_CH2

模块地址3_CH2＋8 模块地址4_CH1＋8 模块地址4_CH1

模块地址4_CH2

模块地址4_CH2＋10 模块地址5_CH1＋10 模块地址5_CH1

模块地址5_CH2

模块地址5_CH2＋12 模块地址6_CH1＋12 模块地址6_CH1

模块地址6_CH2

模块地址6_CH2＋14 模块地址7_CH1＋14 模块地址7_CH1

模块地址7_CH2模块地址7_CH2无论模块类型是输入还是输出，每个模块分别确保2个字。连接数据占有区为“1的模块时，模块地址CH2的数据的所有数据位均为“0” (不被使用)。
输入模块时，输入值将被存储在输出数据区。输入数据区不被使用，但被保留。
①RX (n＋0) 0～RX (n＋0) F显示输入输出模块的数据异常。
·R6□－TS□、R6□－RS□以外的模拟量输入模块的输入值在-15%以下或115%以上时
·R6□－TS□、R6□－RS□的输入熔断时·R6□－YS□ (固件版本V2.00或更高版本) 的输出断线时＊发生上述情况时，所对应的数据位变为“1”。
所使用的模块均为数据占有区“2”时，其分配如下所示。
RX (n＋0)
模块地址0
输入输出1
RX (n＋0) 1
模块地址0
输入输出2
RX (n＋0) 2
模块地址1
输入输出1
RX (n＋0) 3
模块地址1
输入输出2：：：：RX (n＋0) E：
模块地址7：输入输出1RX (n＋0) F
模块地址7输入输出2按模块编号从小到大的顺序确保占有区的数据位。
模拟量2点输入时，低位为输入1，高位为输入2。
②RX (n＋1) 0～RX (n＋1) 7为保留区域、RX (n＋1) B为Ready信号、R6－NC1在正常状态下变为“1”。
RX (n＋1) 8～A、C～F不被使用。
＊、支持R6－NC1的固件版本V1.02或更高版本。

R6-NC1规格书

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

CS-7785 Rev.5 Page 4/6

机型: R6-NC1
输入输出数据■模拟量16位数据
150

用0～10000的二进制数据显示设定在各模块的0～100%的输入输出范围。
当温度输入时的温度单位为摄氏（℃）、绝对温度 (K) 时，显示数据为10倍于实测值的值。例如，温度为25.5℃时的数据为255。
当温度单位为华氏（°F）时，显示数据为实测值的整数部分。例如温度为135.4°F时的数据为135。
负值用2的补码显示。

■接点数据
150

输入 1（输出 1）
输入 2（输出 2）
输入 3（输出 3）
输入 4（输出 4）
未使用（保持“0”）
0：OFF
1：ON

外形尺寸图（单位: mm）
90

固定夹

90

5.6

18定位导块

R6-NC1规格书

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

CS-7785 Rev.5 Page 5/6

机型: R6-NC1
简易电路图・端子接线图显示灯组态软件隔电

离
路

控制
电路

通信
电路

旋转 DIP开关
开关电源电路

内部通信总线

连接器连接其它CC-Link
设备

DA
DB
DG
SLD
FG

内部电源接口注) 没有连接FG端子与电源模块 R6□－PF1 或 R6－PSM 的FG。

会有无预先通知而修改记载内容的情况。

R6-NC1规格书

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

CS-7785 Rev.5 Page 6/6