新発泡剤吹付け硬質ウレタンフォーム

施工風景1

施工風景2

施工風景3

ゼロフロン®ER-XはISO9001および14001の認証を受けた工場で製造しています。

JIS A 9526 A種1H 認証製品

ゼロフロン®ER-XはA種1H※の認証製品です
規格JIS A 9526 : 2022

種類の区分

A種1H

種類の記号

NF1H

認証番号

第TC0412001号 / 第TC0421001号※ ゼロフロン® ER-Xは第三者機関より審査を受け、A種1Hに適合することが証明されたJIS規格認証製品です。

ゼロフロン®ER-X 製品に関する注意事項
1. 周辺で火気を取り扱うような行為は避けてください。
2. 水分に接するような使用は避けてください。
3. 直接日光や雨が長時間当ると早く劣化しますので、そのような状況下での使用は避けてください。
4. 白アリ等の昆虫及びネズミ等の動物の栄養源や餌にはなりません。
しかし、それらによって損傷を受けることがありますのでご注意ください。
5. 使用可能温度は、使用される細かな条件に左右されますので、常温以外での使用については、別途ご相談ください。
6. 工事現場で発生する端材は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき許可を受けた業者で適切な処分を行ってください。
7. 原料の安全衛生管理(取扱い注意事項、貯蔵上の注意事項) 、吹付け施工における注意事項等については、SDS、技術資料、取扱説明書、施工要領書、施工マニュアルをご確認ください。
8. 本カタログに掲載の商品（原液、フォーム体）は、設計、施工に関する専門の知識、技術が必要であり、所定の教育を受けた技術者、技能者による設計、施工を原則としております。
ご使用にあたっては、これら専門業者の方にご依頼願います。
9. 商品改良や法改正等の理由で、仕様やフォーム体の外観等は予告なく変更することがあります。
ご使用の際には最新の情報を確認してください。

免責事項● 本カタログに記載した注意事項が行われず発生した不具合● 原料の安全衛生管理、吹付け施工における注意事項が行われず発生した不具合● 建物・躯体の構造、下地の変形、老朽化や外部からの衝突等、弊社の製品以外の外的要因により発生した不具合● 使用者もしくは第三者の故意または過失による不具合● 引き渡し後、構造・性能・使用等の改変を行い、これに起因する不具合● 不具合を発見後すみやかに届けがされなかった場合● 地震・台風等の天災、火災等の特殊要因が原因により発生した不具合■ お問い合せは ─樹脂事業部 発泡材料営業部【断熱材営業グループ】〒110-0005

東京都台東区上野3-24-6

上野フロンティアタワー２１階

TEL：03-5826-8833 FAX：03-3834-7592
ホームページ http://zeroﬂon.jp/

ゼロフロンER-X

検索
本書に記載されている情報は正確で信頼性のあるものと確信していますが、明示的または黙示的にかかわらず、いかなる保証または責任も伴いません。
当社製品の使用法に関する記述または提案は、その使用法に特許権の侵害がなく、いかなる特許権の侵害も推するものではないことの表明または保証も伴うものではありません。
ユーザは、安全性に関するすべての手段が本書内に示されている、または他の手段は必要ないと仮定するべきではありません。情報の使用および得られた結果に関する責任はユーザが負うものとします。
2023.09

人にやさしく、自然にやさしく。

は結露防止はもちろん、優れた断熱性能により一般建築および住宅において高い省エネルギー効果を発揮します。
ゼロフロン®ER-Xの特長❶断熱効果に優れています。

❹工期の短縮、断熱工事コストの低減を実現します。

ゼロフロン®ER-Xは従来のノンフロンシステムにはない 高 い
断熱性能を有します。
これはフォーム体内部の高品質で微細な独立したセルによるものです。

スプレー工法による断熱工事は、工期の短縮化や人件費の削減・コストの低減に貢献します。
（JIS A 9526 A種１H）

弊社従来品（APS®-NZ,JIS A 9526 A種１）

❷新発泡剤であるHFOガスを使用。

ODP※1

GWP※2

JIS規格

HFC

0794〜1030

なし

炭酸ガス

01A種1HFO01A種1H※1 ODP＝オゾン層破壊係数❻CASBEEの評価で低環境負荷材に該当します。
ゼ ロ フ ロ ン®ER-Xに 使 用し て い るHFOは、ODP=0か つGWP=1ですので、「フロン・ハロンの回避 発泡剤（断熱材等）」の項目で最高レベル5 と して評価されます。

❸継ぎ目がなく安定した断熱効果が得られます。
ゼロフロン ER-Xはスプレー工法によって施工されます。
シーム
レスな断熱層の実現で、目地による熱ロスや結露等を防ぎます。
®

規格値

―HFO

圧縮強さkPa

80以上

JIS A 9526準拠

接着強さkPa

80以上

JIS A 9526準拠

熱伝導率W/m・k

0.026以下

JIS A 9526準拠

透湿率ng/(m・s・Pa)

9.0以下

JIS A 9526準拠

燃焼時間120秒以下

燃焼長さ60mm

燃焼性
気泡構造

独立気泡

難燃性

難燃材料相当

レベル5
ODP=0かつGWPが低い発泡剤（GWP（100年値）が１以下）を用いた断熱材等を使用している。
あるいは発泡剤を用いた断熱材等を使用してない。
参考：CASBEE一建築（新築）2016年度版❼グリーン購入法適合製品です。
ゼロフロン®ER-Xはグリーン購入法（国等による環境物品等の関連の推進等に関する法律）の特定調達物品です。
環境負荷が少なく、地球にやさしいクリーンな新断熱材です。

ゼロフロン®ER-Xはフォーム中の強固で独立した気泡構造を持ち、断熱性の高いガスを気泡(セル)中に閉じ込めることで、断熱性能が高くなり、湿気も通しにくくなります。
湿気

湿気

湿気ガスをセル内に閉じ込める

セル内のガスと空気が置換し易い

湿気を通しにくい

ゼロフロン ER-X

従来ノンフロン品

ゼロフロン ER-X®

(熱伝導率熱-0.026W/m・K)(熱伝導率0.034W/m・K)®

(透湿率3.1ng/m・s・Pa)

湿気を通しやすい

従来ノンフロン品(透湿率9.0ng/m・s・Pa)

JIS A 9526準拠【例】H28年仕様基準（断熱等性能等級4）RC造における必要厚み
種類

施工方法地域区分部位

1、234、5、6、7895756545

壁
床605030―

外気に接する部分

857055―

その他の部分

605040―454025―151510―

土間床等の 外気に接する部分
外周部
その他の部分

上記参考厚みは5mm単位切上げとしております。

H28年仕様基準を適用するためには、
開口部基準、躯体のU値またはR値、開口部のU値及び日射遮蔽仕様、設備仕様といった条件を満たす必要があります。

構造熱橋部（断熱補強）の熱抵抗値の基準

0.6m2・K/W

1〜23〜45〜78

断熱補強の範囲（ｍｍ）

900

600

450ー

断熱補強の厚み（ｍｍ）

161616ー地域
内断熱工法

なぜ断熱性能が高いのか？

試験方法等

上記物性値は保障値ではありません。
ゼロフロン®ER-XはJIS A 9526で規格されるA種１Hの認証製品です。

屋根又は天井※2 GWP＝地球温暖化係数参考：「フルオロカーボン類の環境・安全データ一覧表」(日本フルオロカーボン協会）

評価項目

内断熱工法

発泡剤

ゼロフロン®ER-Xは平成14年国土交通省告示第1113号〜1115号に規定されるホルムアルデヒド発散建築材料の告示規制対象外となっており、使用面積の制限を受ける事なく使用できます。
ボード状の断熱材等で表示されるホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆と同等以上のレベルです。

単位

発泡剤

RC造の住宅これまで発泡剤として多く使われてきたHFCは地球温暖化係数が高く、発泡剤のノンフロン化が強く求められています。
一方で、炭酸ガスを発泡剤とした旧来のノンフロン製品は断熱性能が劣ること等から、市場への普及が遅滞しておりました。
HFO(ハイドロフルオロオレフィン)はノンフロンでありながら高い断熱性能を示す新しい発泡剤です。
ゼロフロン®ER-XはHFOを採用することで安定的、機能的な性能を実現。JIS A 9526で規格されるA種1Hの認証製品です。

❺シックハウス法告示対象外です。

ゼロフロン®ER-Xのフォーム物性

地域区分は下記の表のとおりです。
地域区分は以下の市町村単位での区分となり、下記区分と異なる場合があります。
地域区分

主な都道府県

1、2

北海道

3

青森県、岩手県、秋田県

4

宮城県、山形県、福島県、栃木県、新潟県、長野県

56

茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県

7

宮崎県、鹿児島県

8沖縄県