机型: R7FN-DAC16B
远程 I/O R7 系列

机器规格

少点数 I/O 模块(FLEX NETWORK、NPN 接点8点输入、PNP 晶体管8点输出)
主要的功能与特长●用于FLEX NETWORK的 NPN 接点8点输入、PNP 晶体管8点输出的少点数I/O模块「FLEX NETWORK」是 Digital Electronics Corporation 的登录商标。

1155354(mm)连接方式: M3螺丝2块端子盘连接 (紧固扭矩为0.5N·m)
压接端子：请参照「推荐压接端子」图
・通信电缆线
推荐厂家: Japan Solderless Terminal MFG.Co.Ltd适用电缆线: 0.2～0.5mm2 (AWG 26～22)
・其他
推荐厂家: Japan Solderless Terminal MFG.Co.Ltd
或 Nichifu Co.,Ltd适用电缆线: 0.25～1.65mm2 (AWG 22～16)端子螺丝材质: 铁表面镀镍机壳材质: 灰色耐燃性树脂隔离: 输入输出－FLEX NETWORK－供电电源－FG间
通信断开时的输出设定: 保持输出、输出清零(用前端DIP开关设定、出厂时的设定: 保持输出)状态显示灯: PWR、RUN (详细内容请参照使用说明书)接点输入输出状态显示灯: ON时亮灯■推荐压接端子3.3max6max

机型: R7FN－DAC16B－R①（mm）订货时的指定事项
・基本模块: R7FN－DAC16B－R①①在下列代码中选择。
（例如: R7FN－DAC16B－R/Q)・选配规格（例如: /C01/SET）FLEX NETWORK规格类型
DAC16B: NPN 接点8点输入、PNP 晶体管8点输出模块供电电源◆直流电源
R: 24V DC (允许电压范围 24V±10%、纹波系数 10%p-p以下)①附加代码◆选配规格
未填写：无选配规格/Q：选配规格（请从选配规格之项另行选择）选配规格（可指定多项）通信形态: 1:N
连接方式: 多支路
通信方式: 循环时分割、半双工
通信I/F: 差动式、脉冲传输隔离方式
错误检测: 格式检测、位检测、CRC-12检测
最多连接站数: 63 (I/O点数1008点)
占有站数: 1
通信电缆线:・伸光精线工业株式会社的产品: ZHY221PS（200m）
・Digital Electronics Corporation的产品
FN-CABLE2010-31-MS（10m）
FN-CABLE2050-31-MS（50m）
FN-CABLE2200-31-MS（200m）
通信距离/传输速度: 100m/12Mbps、200m/6Mbps(出厂时的设定: 100m/12Mbps)
站地址的设定: 用旋转开关设定(详细内容请参照使用说明书。)
终端电阻: 内置

◆涂层（详细内容请参照公司网页）/C01: 硅涂层/C02: 聚氨酯涂层/C03: 橡胶涂层◆出厂时的设定
/SET: 按照订购表格 (No: ESU-7808-DAC16) 设定

R7FN-DAC16B规格书

MG CO., LTD.
www.mgco.jpCS-7808-W Rev.2 Page 1/6

机型: R7FN-DAC16B
输入规格
公共端: 正公共端 (NPN)、8点/公共端
可同时接通的输入点数: 无限制 (24V DC时)
额定输入电压: 24V DC±10%、纹波系数为5%p-p以下
ON电压/ON电流: 15V DC以上 (输入端子的X0～X7与COM间)/3.5mA以上
OFF电压/OFF电流: 5V DC以下 (输入端子的X0～X7与COM间)/1mA以下输入电流: 5.5mA以下/点 (24V DC时)输入电阻: 约4.4kΩ
ON延迟时间: 2.0ms以下
OFF延迟时间: 2.0ms以下

输出规格
公共端: 正公共端 (PNP)、8点／公共端
可同时接通的输出点数: 无限制 (24V DC时)额定负载电压: 24V DC±10%额定输出电流: 0.25A／点、2.0A／公共端
残留电压: 1.2V以下
漏电流: 0.1mA以下
ON延迟时间: 0.5ms以下
OFF延迟时间: 1.5ms以下(连接感应负载 (螺线管等) 时，请并列连接二极管与负载。)

设置规格消耗电流
・直流电源: 约50mA
使用温度范围: -10～+55℃
存放温度范围: -20～+65℃
使用湿度范围: 30～90%RH (无冷凝)使用大气条件: 无腐蚀性气体和严重尘埃
安装: DIN导轨安装 (35mm导轨)
重量: 约200g

性能
绝缘电阻: 100MΩ以上/500V DC
隔离强度: 输入输出－FLEX NETWORK－供电电源－FG间
1500V AC 1分钟

适用标准EU指令:
电磁兼容指令（EMC指令）EMI EN 61000-6-4
EMS EN 61000-6-2
RoHS指令R7FN-DAC16B规格书

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

CS-7808-W Rev.2 Page 2/6

机型: R7FN-DAC16B
面板图
设定动作模式的DIP开关 (SW1)

设定站地址的旋转开关接点输入输出状态显示灯状态显示灯

1 2 3 4 5 6 7 8 ON

2345

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

ABCDX16789ABCD

X1067892345

RUNEF01

PWR

EF01

STATION ADD.

45162710 11 12 13 14 15 16 17 18312345

FLEX NETWORK、供电电源端子盘

6789输入输出端子盘布线
■与主机的布线终端电阻主机

从机从机TR＋TR－SHIELD

TR＋TR－
JP＋JP－
FG

TR＋TR－
JP＋JP－
FG

终端电阻短接片注) 要使两个终端模块的终端电阻为有效。

端子排列■输入输出端子的排列
101112131415161718+24V X1
X3X5X7Y1Y3Y5Y7123456789COMX0X2X4X6Y0Y2Y4Y6端子编号123456789信号
名称COMX0X2X4X6Y0
Y2Y4Y6

功能公共端
输入0
输入2
输入4输入6输出0
输出2输出4输出6端子
编号101112131415161718信号
名称+24VX1X3X5X7Y1Y3Y5Y7

功能
24V DC
输入1
输入3
输入5
输入7
输出1
输出3
输出5
输出7R7FN-DAC16B规格书

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

CS-7808-W Rev.2 Page 3/6

机型: R7FN-DAC16B■供电电源与 FLEX NETWORK 的布线
456TR+ TR- +24V
12JP+ JP-

① JP+② JP③ FG④ TR+⑤ TR⑥ +24V
⑦ 0V

70V3FG终端电阻终端电阻FG通信线通信线供电电源（24V DC）
供电电源（0V）

数据位分配■接点输入输出·Di领域·Do领域

158 71508 7

未使用

0未使用

输入 0
输入 1
输入 2
输入 3

输出 0
输出 1
输出 2
输出 3

输入 7

输出 70：OFF
1：ON

外形尺寸图（单位 : mm）・端子编号图1155418.5

1750DIN导轨（宽35mm）

45627310 11 12 13 14 15 16 17 1812345678931（5）

5.530

67－M3
FLEX NETWORK、

618－M3输入输出端子螺丝供电电源端子螺丝

R7FN-DAC16B规格书

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

CS-7808-W Rev.2 Page 4/6

机型: R7FN-DAC16B
简易电路图・端子接线图为了保持EMC（电磁兼容指令）性能，请将FG端子进行接地。
注）FG端子不是保护接地端子（Protective Conductor Terminal）。
隔电TR＋ 4离路

TR－ 5输电通信规格

入路

2 X0
11 X1JP＋ 13 X2

JP－ 212 X3FG 3
24V DC 60V 710 +24V

4 X4
电源
电路

13 X5
5 X6控制
电路

14 X7
输
电

出路

6 Y0
15 Y1
7 Y2
16 Y3
8 Y4
17 Y5
9 Y6
18 Y71 COM■输入电路+24V 10

X0 2
控制
电路

X7 14■输出电路
10 +24V

6 Y0
控制
电路

18 Y7
1 COM
■输入输出部分连接例
+24V 10＋ －COM 1X0 2X7 14Y0 6
Y7 18

R7FN-DAC16B规格书

MG CO., LTD.
www.mgco.jpCS-7808-W Rev.2 Page 5/6

机型: R7FN-DAC16B
会有无预先通知而修改记载内容的情况。

R7FN-DAC16B规格书

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

CS-7808-W Rev.2 Page 6/6