- 41 -- 42 -

- 43 -

- 44 -

尼崎市第工場跡地整備事業における既設焼却施設の解体工事

材をリストアップした。詳細が不明な建材は現地で実際にィスクグラインダーケレン工法および手工具ケレン工法を品番やメーカー名を確認することで石綿含有の有無を判断採用した（写真した。それでも詳細が不明なものについては分析調査を行

フィルター付き集じん装置を接続したもので、ディスクグった。

ラインダーにより石綿含有仕上塗材を切削すると同時に、）。前者はディスクグラインダーに発生した切削くずは集じん装置により直接吸引することで石綿含有建材の除去石綿を含む粉じんの発生を低減させるものである。ディス

石綿含有建材は、その発じん性からレベル ～ に分類されている。レベルクグラインダーによる切削除去ができない壁面と柱・梁のは発じん性が「著しく高い」となっており石綿含有吹付け材が該当する。レベル

境界部などは湿潤化させた後に手工具ケレンにより除去しは発じん性がた。

「高い」となっており、石綿含有保温材等が該当する。レベル

石綿含有保温材等の除去は発じん性が「比較的低い」となっており、石綿含本工事では第有成形板等や石綿含有仕上塗材が該当する。

して石綿含有保温材が確認されており、これらはレベル石綿含有建材の除去にあたっては、その建材の種類や採建材として除去した。

用する除去方法によって、作業員が着用する保護具の仕様が定められているが工場棟や洗濯工場棟内の配管の保温材と配管のうちエルボ部の保温材は、散水により湿潤化した、本工事では石綿含有建材の除去をのちに、プラスチックシートと養生テープで除去対象部分行う作業員は電動ファン付き呼吸用保護具を着用した。

を密閉養生し、養生部から程度離れた石綿含有保温材

また、後述の各石綿含有建材の除去完了後には作業場所の無い箇所でセーバーソーにより切断して除去した（図 ）。

フィルター付きの真空掃除機により清掃した。

また、配管のうち直管部の保温材はグローブバッグ工法をにより除去した（図 ）。グローブバッグは作業員が手を入石綿含有成形板等の除去種や、床れて作業できるよう、長手袋と養生シートが一体となった材のビニル床タイル、倉庫屋根および外壁のスレート波板プラスチック製の袋である。除去手順としては配管保温材などの石綿含有成形板等が確認されており、これらはレベの除去を行う箇所にグローブバッグを、あらかじめカッタルーやケレン、固化材噴霧器を入れた状態で設置して密閉し本工事では、天井材のけい酸カルシウム板第建材として除去した。
除去の際には散水により湿潤化させることで発じんを防た。その後、グローブバッグの長手袋に手を入れ、内部の止したうえで、切断することなく手作業により原型のまま除去部分に固化材を散布し、十分浸透させたのちに、カッ取り外した。

ターやケレンを用いて配管保温材を除去した。除去完了後に除去部位全体および配管保温材の除去部断面に固化材を石綿含有仕上塗材の除去
本工事では第散布し、グローブバッグ内の空気を工場棟や洗濯工場棟の外壁にリシン吹付

真空掃除機で吸引したのちにグローブバッグの袋部分を閉けとして石綿含有仕上塗材が確認されており、これらはレベルフィルター付きの建材として除去した。

除去にあたっては、作業場所を外部足場で囲ったうえで床面、外側の壁面、天井面をプラスチックシートで覆って養生し、作業場所を密閉化することで石綿の外部への飛散を防止した（写真）。除去工法として集じん装置付きデ発注者からの情報提供
書面調査

写真

現地での目視調査

書面調査および現地での目視調査を原則として実施する。

各建材について判断
石綿あり

石綿なし

試料採取
分析
石綿あり

図

写真

石綿含有仕上
塗材除去状況

養生状況
除去対象
エルボ部保温材不明

石綿ありとみなし

外壁の密閉石綿なし

書面調査および現地での目視調査
で石綿含有の有無が不明な場合に分析調査を行う。

プラスチックシート

養生テープ

図

石綿含有建材事前調査フロー――- 45 -

切断

エルボ部の保温材除去方法

鴻池組技術研究報告

じてグローブバッグを取り外した。その後、配管保温材が工場棟全体の解体を行った（写真除去された部分をセーバーソーにより切断し、残った配管せて工場棟外周の外部足場の解体を行ったが、粉じんや圧ごと配管保温材を撤去した。

砕したコンクリートがら等の飛散防止のため、足場は常に①グローブバッグ取付け

建屋の高さより除去対象
直管部保温材）。解体の進捗に合わ段高く残しておき、足場上から作業員による散水や必要に応じて鉄筋のガス溶断を行った。また、解体作業中は作業員による散水と同時に、重機アームの先端に取り付けられた散水ホースからも散水し、粉じんの低カッター

グローブバッグ
スクレーパー

固化材噴霧器減に努めた。

②保温材除去③グローブバッグ取外し

写真
地下工作物の解体

真空掃除機

切断

上屋の解体状況

第 工場には煙突の大型基礎や深度に達する本を超える既設杭等の大規模な地下工作物がある一方で、隣地建築物や関西電力鉄塔といった重要構造物が近接してお④保温材除去部切断り、さらに解体完了後には、同敷地内に新設建物を建設するため、地下工作物の撤去に伴う地盤への影響に配慮する切断図必要があった。また、当敷地は過去の土地利用履歴から、直管部の保温材除去方法（グローブバッグ工法）

５．第工場棟の建屋解体

土壌汚染対策法における第種特定有害物質（ 物質）および有機リン化合物の計物質の汚染のおそれがある土地とされており、さらに地表から地下水位は第工場棟の焼却設備内に含まれるダイオキシン類を含む付着物等や石綿含有建材の除去が完了した後に第棟の建屋解体に着手した。以下に第～は盛土層で、前後と比較的高い水位が想定されていたことから、地下工作物の撤去に伴う汚染の拡散防止につい工場ても配慮する必要があった。なお、本敷地は尼崎市が管理工場棟の解体手順にし続ける土地であり、他社への譲渡や売却は想定していなついて示す。

かった。通常、建物等の撤去を伴う工事で地下工作物が不用となった場合は、撤去して建設廃棄物として処理しなけ

上屋の解体

ればならないが、存置による地盤の健全性・安定性の維持

工場棟内の焼却設備解体作業および外壁石綿含有仕や撤去に伴う周辺環境への影響を考慮すること等により地上塗材の除去作業と並行して、管理区域外のプラットホー第下工作物が有用物となる場合は、存置が可能とされる 。

ムの解体を行った。プラットホームの解体にあたっては重上記の事由から、本工事では地下工作物の撤去範囲を新機足場の確保のため、あらかじめごみピットを再生砕石設建物の基礎や新設杭に干渉する範囲に限定することとし（）にて埋戻した。ごみピットの埋戻しおよびプラッた。これにより、新設建物や隣地建築物、関西電力鉄塔とトホーム部の石綿含有仕上塗材の除去が完了した段階で外いった重要構造物に悪影響を与える影響をなくし、地盤の部足場を一面撤去し、圧砕機仕様の級油圧ショベル健全性・安全性を維持できるほか、周辺地盤の不等沈下をおよび級油圧ショベルによりプラットホーム部の解防止するための地盤改良コストの低減および工程の短縮が体を行った。焼却設備の解体が完了し、管理区域を開放し図れ、さらに地下水を介した汚染物質の拡散を防止できる

たのち、圧砕機仕様のと考えられた。具体的には地下工作物の撤去深度は最大で級油圧ショベルを追加して第――- 46 -

- 47 -

- 48 -