「遠隔監視アラート内容と対応方法（エコめがね）」
発電設備の異常は遠隔監視装置からのエラーメールを確認し判断する。
エラー内容と対応方法は以下の通り。
①対応区分
対応区分
①

対応内容
系統異常の為、基本的に自動復旧する為、時間をおいて監視画面上で復旧を確認し。復旧しない場合は、遠隔監視メーカー確認の上、現場駆け付けで状況確認します。

②

太陽光発電設備に異常が想定されるエラーだが、誤発報の可能性もある為、モニター確認後、現場駆け付けで状況確認します。

②エラー内容及び対応区分
エラー区分

系統異常によるエラー

エラーコード

エラー内容

原因

E1-0.0停電

停電が発生している。
太陽光発電用ブレーカが「オフになっている。
交流側のヒューズが切れている可能性有。

E1-1.0交流過電圧検出

商用系統の電圧が上昇。

E1-2.0交流不足電圧検出

商用系統の電圧が低下。

E1-3.0周波数上昇検出

商用系統の周波数が上昇。

E1-4.0周波数低下検出

商用系統の周波数が低下。

単独運転検出（受動的方式）
単独運転検出（能動的方式）

商用系統の周波数に異常が発生し、単独運転検出（受動的方式）が働いた。

E1-7.0

瞬時過電圧検出

商用系統の電圧が 123V 以上。

E1-8.0

瞬時電圧低下検出

商用系統の電圧が 15V 以下。
交流側のヒューズが切れている可能性有。

E2-1.0太陽電池過電圧検出

太陽電池の電圧が高くなっている。

E2-3.0直流地絡検出太陽電池側の機器の絶縁抵抗が低下している。

E3-1.0直流過電流検出E3-2.0交流過電流検出E3-3.0直流分検出

E3-4.0装置温度異常E4-2.0

特性異常

E4-3.0

ハード異常

E4-4.0E4-4.1

ROM バージョン異常E4-5.0E4-5.1

制御電源異常E4-6.0E4-6.1

EEPROM

E4-7.0E4-7.1E4-7.2

EEPROM 異常

E1-5.0E1-6.0太陽電池異常パワーコン
ディショナ内部異常

Sum 値異常

対 応区分

①

②
パワーコンディショナ本体に異常が発生している。
パワーコンディショナ内部が高温になっている。

①

パワーコンディショナ本体に異常が発生している。

②

E4-9.0

昇圧チョッパ回路異常

E5-1.0連系リレー動作異常

E5-2.1E5-2.2E5-2.3

MCU 間通信異常E5-3.0

DC/DC コン過電圧検出

E5-4.0

DC/DC コン不足電圧検出

E5-6.0過電流検出

A2-7.0

内部ファン異常A3.0

動作シーケンスアラーム

E5-7.0

タイムアウト

計測ユニットの通信に障害が発生している。

E5-7.1出力制御通信途絶検知

パワーコンディショナと出力制御機能対応の計測ユニットとの通信に障害が発生している。

2

別紙１－４－２「遠隔監視アラート内容と対応方法（SmartLogger）」
発電設備の異常は遠隔監視装置からのエラーメールを確認し判断する。
エラー内容と対応方法は以下の通り。
①対応区分
対応区分
①

対応内容
系統異常の為、基本的に自動復旧する為、時間をおいて監視画面上で復旧を確認し。復旧しない場合は、遠隔監視メーカー確認の上、現場駆け付けで状況確認します。

②

太陽光発電設備に異常が想定されるエラーだが、誤発報の可能性もある為、モニター確認後、現場駆け付けで状況確認します。

②エラー内容及び対応区分
アラーム名考えられる原因

対応区分

ストリング入力
電圧が高い

PV アレイが正常に設定されていません。PV ストリングに直列接続されているPV モジュール数が多すぎるため、開放電圧が SUN2000 の最大動作電圧を超過しています。
原因 ID = 1、2
・ 原因 ID 1：PV1 の入力電圧が高いです。
・ 原因 ID 2：PV2 の入力電圧が高いです。

②

DC アーク故障PV ストリング電力ケーブルでアーク放電が発生しているか、接触不良があります。
原因 ID = 1、2
・ 原因 ID 1：PV1 DC アークの故障
・ 原因 ID 2：PV2 DC アークの故障②

DC アーク故障PV ストリング電力ケーブルでアーク放電が発生しているか、接触不良があります。
（ストリングレベルの詳細検出）・ 原因 ID 1：PV ストリング 1・ 原因 ID 2：PV ストリング 2・ 原因 ID 3：PV ストリング 3②2011

ストリング逆接

PV ストリングが逆向きに接続されています。
原因 ID = 1、2・ 原因 ID 1：PV1 が逆に接続されています。
・ 原因 ID 2：PV2 が逆に接続されています。

②2012

ストリング電流逆潮流

PV ストリングに直列接続されている PV モジュールの数が不足しています。これにより、開放電圧がその他のストリングの電圧より低くなっています。
原因 ID 1 ～ 4：PV ストリング 1～ 4②

2013

ストリング電力異常

1. PV ストリングが長時間日陰になっています。
2. PV ストリングが異常に経年劣化しています。
原因 ID 1 ～ 4：PV ストリング 1～ 4②

アラーム ID

2001

2002

2003

3

入力ストリング対地高電圧

原因 ID 1
入力 PV モジュールと接地間の電圧が異常です。電力が低下するおそれがあります。

②2015

太陽光発電ス
トリング切断原因 ID 1
このアラームは、以下の条件によって、PV ストリングのステータスが異常となっている場合に生成されます。 単一の PV ストリングが切断されている。 2in-1 PV ストリングが両方とも切断されている。 2-in-1PV ストリングの片方が切断されている。

②2021

AFCI 自己診断失敗

AFCI 診断に失敗しました。
原因 ID = 1、2
・ 原因 ID 1：AFCI チェック回路が異常です。
・ 原因 ID 2：AFCI 回路が故障しています。

②2031

電力系統相線-PE 間短絡

2032

電力系統停電2014

PE に対する出力相線のインピーダンスが低いか、出力相線が短絡しています。
原因 ID 1
・ 電力系統が電力の供給を 停止しました。
・ AC 回路が切断されている か、AC 遮断器が OFF で す。

②②①2033

電力系統不足電圧

原因 ID 1
系統電圧が下限閾値より低いか、低電圧の継続時間が低電圧ライドスルー（LVRT）で指定された値より長くなっています。

（自動復帰しなければ②）

原因 ID 1 系統電圧が上限閾値を超えているか、高電圧の継続時間が高電圧ライドスルー（HVRT）で指定された値より長くなっています。

（自動復帰しなければ②）①
2034

電力系統過電圧①
2035

電力系統電圧不均衡

原因 ID 1
電力系統相電圧間の差が上限閾値を超えています。

（自動復帰しなければ②）2036

電力系統過周波数

原因 ID 1
電力系統異常：実際の電力系統周波数が現地の電力系統規格の要件より高くなっています。

（自動復帰しなければ②）2037

電力系統不足周波数

原因 ID 1
電力系統異常：実際の電力系統周波数が現地の電力系統規格の要件より低くなっています。

（自動復帰しなければ②）2038

不安定な電力系統周波数

原因 ID 1
電力系統異常：実際の電力系統の周波数変化率が現地の電力系統規格に適合していません。

（自動復帰しなければ②）①①①4①2039

出力過電流

原因 ID 1
電力系統の電圧が急激に低下したか、電力系統で短絡が発生しています。その結果、SUN2000 の過渡出力電流が上限閾値を超えたため、SUN2000 の保護が作動しました。

2040

出力 DC 成分の上限閾値超
過原因 ID 1
SUN2000 の出力電流の直流成分が、指定されている上限閾値を超過しています。

（自動復帰しなければ②）

残留電流異常原因 ID 1
PE に対する入力側の絶縁インピーダンスは、SUN2000 の動作中は低下します。

（自動復帰しなければ②）

接地異常

原因 ID 1
1. 中性線または SUN2000 の PE ケーブルが接続されていません。
2. SUN2000 に設定された出力モードがケーブルの接続モードと矛盾しています。

②低絶縁抵抗原因 ID 1・ PV アレイと接地間で短絡が発生しています。
・ PV アレイの外気が湿り気を含み、PV アレイと接地との間の絶縁が不良です。

②過熱

原因 ID 1・ SUN2000 が換気の不十分な場所に設置されています。
・ 周囲温度が上限閾値を超えています。
・ SUN2000 が適切に動作していません。

設備異常SUN2000 内部の回路で、復旧不可能な障害が発生しています。
原因 ID = 1 ～ 12・ 原因 ID 1：ブースト入力が短絡しています。
・ 原因 ID 2：ブースト入力に過電流が発生しています。
・ 原因 ID 3：制御回路が故障しています。
・ 原因 ID 4：SUN2000 の回路が異常です。
・ 原因 ID 5：残留電流センサーが故障しています。
・ 原因 ID 6：温度検出が失敗しました。
・ 原因 ID 7：EEPROM の読み込み/書き込みが失敗しました。
・ 原因 ID 8：補助電源が異常です。
・ 原因 ID 9：グリッド接続リレーが異常です。
・ 原因 ID 10：DC バスに過電圧が発生しています。
・ 原因 ID 11：DC バスに不足電圧が発生しています。
・ 原因 ID 12：DC バスが電圧不均衡になっています。

（自動復帰しなければ②）

①

①2051

2061

2062

2063

2064

5

①
（自動復帰しなければ②）

②

2065

アップグレードの失敗かバージョンの不一
致アップグレードが異常終了しました。原因 ID = 1 ～ 4、7・ 原因 ID 1.メインコン
トローラのソフトウェアとハードウェアが一致しません。・ 原因 ID 2：メインコント
ローラと補助コントローラのソフトウェアバージョンが一致しません。・ 原因 ID
3：監視コントローラと出力コントローラのソフトウェアバージョンが一致しません。・ 原因 ID 4：アップグレードに失敗しました。・ 原因 ID 7：オプティマイザのアップグレードに失敗しました。

フラッシュ故障y

原因 ID 1・ フラッシュメモリの容量が不足しています。
・ フラッシュメモリに不良セクターがあります。

（自動復帰しなければ②）①（自動復帰しなければ②）

①
61440

①2067

電力収集器故障原因 ID 1
スマート電力センサーが接続されていません。

（自動復帰しなければ②）2070

独立運転(能動)原因 ID 1
電力系統で AC 停電が発生した際、SUN2000 が独立運転を事前に検出しました。

（自動復帰しなければ②）2071

独立運転(受動)原因 ID 1
電力系統で AC 停電が発生した際、SUN2000 が系統の独立運転を受動的に検出しました。

（自動復帰しなければ②）2072

瞬時 AC 過電圧

原因 ID 1
SUN2000 によって、相電圧が瞬間 AC 過電圧検出レベルを超えたことを検知します。

（自動復帰しなければ②）2075

周辺機器ポー
ト短絡

原因 ID 1
SUN2000 の Alarm ポートで 12V の電力を周辺機器に供給したときに、短絡が発生しました。

（自動復帰しなければ②）

①①

①

①6

2080

PV モジュール設定の異常

PV モジュールの構成が条件を満たしていないか、PV モジュール出力が逆に接続されているか、短絡しています。
原因 ID = 2、3、6、7、8、9・ 原因 ID 2：PV ストリング電力、または PV ストリングで直列接続されたオプティマイザの数が上限閾値を超えています。
・ 原因 ID 3：PV ストリングで直列接続されているオプティマイザの数が下限閾
値より少ないか、PV ストリング出力が逆に接続されているか、PV ストリングの一部のオプティマイザの出力が逆に接続されています。
・ 原因 ID 6：同じ MPPT で、並列接続された PV ストリングで直列接続されたオプティマイザの数が異なるか、または PV ストリングの一部のオプティマイザの出力が逆に接続されています。
・ 原因 ID 7：オプティマイザ設置場所が変更されているか、PV ストリングが結合または交換されています。
・ 原因 ID 8：日光が弱いか異常に変化しています。
・ 原因 ID 9：部分的な構成シナリオで、PV ストリング電圧が SUN2000 入力電圧の仕様を超えています。

2087

内部ファン異常内部ファンが短絡しているか、電源が不足しているか、ファンが破損しています。

②2088

DC 保護ユニットの異常ID 1：ヒューズが所定の位置にないか、切れています。
ID 2：断線している基板の 2 つのリレーが開放されています。
ID 3：DC スイッチの接点が動きません。

②2090

有効電力スケ
ジューリング
指示の異常

原因 ID 1
1. DI 入力が異常です。
2. DI 入力が設定と一致していません。

②2091

無効電力スケ
ジューリング
指示の異常

原因 ID 1
1. DI 入力が異常です。
2. DI 入力が設定と一致していません。

②2093

DC スイッチ
異常

原因 ID 1DC スイッチがオンになっておらず、DC スイッチのリセットボタンが完
全には押されていません。

②7②