この取扱説明書（据付工事説明書付）を必ずお読みください。

お客さまへ

工事店さまへ

お客さまへ

工事店さまへ注意

注意1703876HL2701
2001876H49601

運転中に布や紙を巻き込むおそれのあるところでは使用しない

コンパックパワーファン

転倒してけがの原因

衝撃を与えない
感電や火災の原因

工事店さまへ

長期間ご使用にならないときは、必ず分電盤のブレーカを切る●ご使用の前に必ずこの取扱説明書をよくお読みになり、 ●据付工事を始める前に必ずこの取扱説明書（据付工事説明書付）をお読みになり、正しく安全正しく安全にお使いください。に据付けてください。
●「取扱説明書（据付工事説明書付）」は大切に保管してください。
●据付工事は販売店さま、または専門の工事店さまが実施してください。
●添付別紙の「修理窓口 · ご相談窓口のご案内」は、大切に保管してください。
●電気工事は販売店・工事店さまにおいて有資格者である電気工事士の方が実施してください。
●お客さまご自身での工事は故障や事故の原因になります。
●お客さまご自身では据付けないでください（安全や機能 ●この取扱説明書に従って正しい使い方をお客さまへ説明してください。の確保ができません）。
●運転手順、安全を確保するための正しい使い方について、販売店・工事店さまから説明を受けてください。

ぬれ手禁止

アース確認

●本体の据付けは、製品の質量に十分耐えられる場所を選んでください。
落下によりけがをするおそれがあります。

■ダクトなどに接続しないでください。
■高圧水洗浄はノズル先端をモータから 50 ㎝以上はなして、水圧 2MPa（20 ㎏ f/ ㎝ 2）以下にしてください（軸垂直羽根下据付時は、高圧水洗浄はできません）。

3. 各部のなまえと外形寸法図

爆発性の粉じんやガスの発生する場所または発生するおそれのある場所には据付けない
爆発や火災の原因

禁止

ドレンキャップ

電圧調整による回転制御はしない

ビニルキャブタイヤケーブル
3 芯 ×0.75 ㎜ 2 有効長 1.0m

付属部品

雨・水のあたる場所には据付けない
水ぬれ禁止

391

ア取付金具Ａ
取付金具 B

矢視ア部（取付金具詳細）
100
50単位（㎜）

腐食して落下しけがの原因

火災・感電・けがの原因
修理はお買上げの販売店または当社のお問い合わせ窓口にご相談ください

羽根ガード

モータ焼損の原因

塩素消毒しているプール、酸・アルカリや腐食性ガスを含んだ湿気の多い場所に据付けない

故障・けがの原因

分解禁止

°

モータ

火災や感電の原因

突然運転し始めてけがの原因

どんな場合でも改造はしない
分解修理は修理技術者以外の人は行わない

45M4
アースネジ

定格電圧・定格周波数以外では使用しない

電源が入ったままで運転が停
止 し て い る と き、異 常 時（こげ臭いなど）・停電時は、製品には絶対にふれない

回転方向
°

4520

警告

風方向

135.9

5

警告267
25

工事店さまへ〈取付金具取付状態〉

8×φ9 本体取付穴

2

工事店さまへ取付姿勢

浴室取付禁止水ぬれ禁止

お客さまへ運転中は危険ですから可動部（羽根）には指や物を入れない●可燃性ガスの発生、流入、滞留、漏れのおそれのある場所●塩害、温泉害の発生している場所●雨・水がかかるおそれのある場所●使用可能温度・湿度範囲を超える場所（「11. 仕様」を参照）●酸性、アルカリ性ガスの発生、流入する場所●浴室、温室、ビニールハウスなど湿度の高い場所●製品の周囲に障害物のある場所●腐食性ガスの発生する場所や化学薬品を扱う場所●有機溶剤を使用している場所●冷凍室など氷結するおそれのある場所●厨房等で油煙・蒸気が直接製品にかかる場所●綿ぼこりや砂ぼこりが多い場所

444

分解禁止

工事店さまへφ390

注意

誤った取扱いをしたときに、 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく 軽傷または家屋・家財など可能性のあるものの物的損害に結びつくもの

浴室取付禁止 感電や火災の原因■製品が容易にメンテナンスができる場所に据付け、また製品の寿命や万が一の故障により、二次的被害が想定される場所には必ずフェールセーフ設計の配慮をしてください。
■据付場所が悪いと故障の原因になります。次のような場所には据付けないでください。

工事店さまへ指示に従う

浴室など湿気の多い場所（温室・ビニールハウス・雨のかかるところなど）では絶対に使用しない

据付けやお手入れの際は手袋を着用する

2. 据付け前のお願い

本文中や本体に使われている図記号の意味は次のとおりです。
接触禁止

端面などでけがの原因

端面などでけがの原因

お客さまへ

禁止

部品がはずれたり、落下によりけがの原因

指示に従う

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any othercountry. No servicing is available outside of Japan.

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。

開梱・据付け・保守点検及びお手入れの際は手袋を着用する

各部品の取付けは確実に行う

据付工事終了後は、必ずお客さまにこの説明書をお渡しください。

1. 安全のために必ず守ること

接続不良や誤った配線工事は感電・火災・製品故
障の原因

絶縁劣化による感電や漏電・火災の原因

φ4

お客さまへ

接触禁止

配線工事は必ず有資格者である電気工事士が内線規程や電気設備技術基準に従って行う。絶対に「手より接続」はしない。
又、電源電線の結線部分は JIS C 8340
指示に従う の「電線管用金属ボックス」内にて行う。
又、電源コードの結線部分には雨・水がかからないように電気工事を行う

傾斜・不安定な場所では使用しない

50/60Hz（高所取付専用）■この製品は 3 相製品です。

警告

振動により部品が破損して落下しけがの原因

本体や部品の落下によるけがの原因

18

200V

羽根の汚れがひどい場合は必ず清掃をする

40

3相

落下によりけがの原因

本体に異常な振動が発生した場
合使用しない禁止

火災の原因

本体の据付工事は、振動のない十分強度のあるところを選んで確実に行う

部品の破損、落下によるけがや感電の原因

名

PE-K30HA2禁止

1 日 50 回以上のひんぱんな起動・停止を伴う使用はしない

取扱説明書（据付工事説明書付）
形

直接炎があたるおそれのある場所には据付けない

火災の原因

単位（㎜）

2×φ9 取付穴
単位（㎜）●取付金具A……2個●M8ボルト……4本●M8ナット……4個●M5ボルト……2本●取付金具B……2個●M10ボルト…2本●戻り止め
M10ナット…2個●ばね座金………4枚

ショート・感電の原因

どんな場合でも改造はしない 分解修理は修理技術者以外の人は行わない
火災・感電・けがの原因

ぬれた手で操作をしない
ぬれ手禁止

分解禁止 修理は当社のお問い合わせ窓口にご相談ください

高さ 1.8m 以上の容易に触れることができない場所に据付ける

感電やけがの原因

製品を水につけたり、水をかけたりしない

振動が大きい、羽根が回らないなどの異常時には使用を中止する

工事店さまへ警告

接続不良や誤った配線工事は感電や火災の原因

水ぬれ禁止 ショート・感電・火災の原因

製品 1 台ごとにモータブレーカ 1 個を取付ける●下記方法での据付けはできません（本体や部品の落下によるけがの原因）。
本体

指示に従う モータ焼損の原因

漏電ブレーカを確実に取付ける

本体

天取付パイプ等井

漏電のときに感電の原因

落下・焼損の原因

指示に従う

4. 据付方法

けがの原因

配線工事は電気設備技術基準や内線規程に従って安全・確実に行う

お手入れや修理を依頼される際は必ず分電盤のブレーカを切ってから行う。また、ぬれた手で操作をしない

お手入れや修理を依頼される際は必ず分電盤のブレーカを切 っ て か ら 行 う。ま た、ぬ れた手で操作をしない

金属
チェーン等

壁

通電していると感電・けがの原因

本体

アースを確実に取付ける

壁据付

故障や漏電のとき感電の原因

通電していると感電・けがの原因

アース確認

1

チェーンつり下げ据付

本体

取付パイプ等

丸パイプ等への据付●この製品は、高所取付用です。人が容易に触れることができる場所（床上 1.8m 以下）には据付けないでください。

4. 据付方法 つづき

8. 点検・お手入れ

工事店さまへ

注意

お客さまへ
工事店さまへ

お手入れ（お客さまへ）分解清掃が必要な場合は必ず専門業者に依頼してください（故障・けがの原因）。
羽根・モータにほこりが多量に付着しますと異常音・振動・モータの過熱の原因になります。
また、油、粉じんなどの可燃性の汚れがパワーファンに付着していると、万が一の飛び火により火災の原因となるおそれがあります。
定期的（1 年目安）に清掃してください。

●本体の固定は、十分強度のある場所にお客さま手配のボルト（天つり・埋込ボルト）、ナット、ワッシャー（座金＋ばね座金）を使用し据付けてください。
●軸垂直羽根上での使用はできません。
●軸水平取付時は、必ず電源コードが下側になるように据付けてください。
故障の原因●本体取付穴を 4 か所使用して確実に据付ける。
本体や部品の落下によるけがの原因●取付面は、取付金具 B の設置面を全面にて支える寸法を確保してください。
本体や部品の落下によるけがの原因

お手入れの際は…●元電源を切ってから行ってください。

●板金部分などの切口により手を切る場合がありますので厚手の手袋を着用してください。

●汚れが目立ってきましたら 3 か月に 1 度を目安に清掃を行ってください。
●ガードは目詰りがないようにしてください。
●モータ部のほこりは掃除機で吸い取ってください。
●お手入れに下記の溶剤等を使用しますと変質・変色する原因になります。

シンナー、アルコール、ベンジン、ガソリン、灯油、スプレー、アルカリ洗剤、化学ぞうきんの薬剤、クレンザー等のけんま剤入りの洗剤（変質・変色する原因になります）

取付金具の取付け保管のしかた

本体必ず電源を切り、製品への水やほこりの侵入がないようにビニールシートなどで覆ってください。

取付金具 A

長い間ご使用のパワーファンは、使用上支障がなくても、安全のための診断をお願いします。

ボルト（M10）
ばね座金 ナット（M8）ボルト
戻り止め（M8）
ナット（M10）

取付台

上取付例
電源コード（下側）※M8 ボルト & ナットおよびワッシャー（お客さま手配）注意

ワッシャー※埋込ボルトおよびダブルナット & ワッシャー（お客さま手配）

電源コード（下側）

天井直取付の場合落下によるけがの原因

本体●清掃してください

異 常 音●ボールベアリングの寿命は約 1 万時間ですので使用状況によっては、点検のうえ交換が必要です

さ●さびが部品の広範囲に発生している場合は、部品を交換してくださいび●コードにヒビ割れ等がある場合には、モータを交換してください

お客さまへ

下記のような現象が見られる場合、お客さまで点検されても直らないときは、事故防止のためブレーカを切り、お買上げの販売店・工事店に点検をご依頼ください。また、修理については、当社のお問い合わせ窓口（添付別紙の「修理窓口・ご相談窓口のご案内」参照）へご相談ください。

現象

点検と処

点検実施者

置工事店さま お客さま◯◯

通電しても回転し ●電源プラグが抜けていませんか（差し込む）
ない●電源の接続は正しいですか（正しく接続する）

注意◯●元電源が切れていませんか（入にする）●角度調整の際には、中央のボルト・戻り止めナッ
トははずさない
落下によるけがの原因●温度過昇防止装置が作動していませんか（電源を切って原因を取り除き、モータが冷えててから再運転する）

角度調整
俯角 45°～仰角 45°

運転中に異常音や ●羽根の締め付けがゆるんでいませんか（締め付け直す）
振動がする●本体が「4. 据付方法」に従って確実に据付けられていますか（据付け直す）●軸受部から音がしていませんか（ボールベアリングを交換する）

本体角度は同梱の取付金具を用いることで、俯角 45°～仰角 45°まで 7 段階の調整が可能です。（俯角 45°，仰角 45°で取付けた場合、取●全面にさびが発生していませんか（さびの発生した部品を交換する）

焦げ臭いにおいが ●羽根は軽く回りますか（羽根に何か引掛かっている場合は取り除く）●ほこりがたまっていませんか（清掃する）
する

付状況によっては、本体が取付面に当たり固定できないことがあります。）

1．本体取付け後、角度を調節する場合は、M5 ボルト（2 か所）をはずしてから、中心ボルト（2 か所）を緩める。
2．お好みの角度に調整後、M5 ボルトを締め付けてから中心ボルトを締め付ける。

●異常に湿度が高い場所で使用していませんか（取付場所およびモータ内部の腐食確認後モータを交換する）
ボルト（M10）

ボルト
（M5）

◯◯
◯
◯◯◯
◯
◯

温度過昇防止装置について
モータには温度の上がり過ぎを防止するため温度過昇防止装置（自己復帰形サーマルプロテクター）を内蔵しています。過負荷、欠相運転あるいは拘束運転などの異常時に下記のように作動しますので処置をしてください。

角度調整取付金具Ｂ

5. 電気工事

6. 試運転動………回転が一時的に遅くなって停止します。しばらくすると回転します。停止と回転を繰り返します。

処

置………ブレーカを切り、原因を取り除いてモータが冷えてから再運転してください。
それでも停止するときはブレーカを切り専門の業者へ修理依頼してください。

お客さまへ

アフターサービスは、お買上げの販売店へお申しつけください。
なお、おわかりにならないときは、当社のお問い合わせ窓口（添付別紙の「修理窓口・ご相談窓口のご案内」参照）へご相談ください。
■補修用性能部品の保有期間
当社はこの ソーワテクニカ パワーファンの補修用性能部品を製造打ち切り後 9 年保有しています。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。この製品は、日本国内用に設計されていますので、国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

工事店さまへ11. 仕■電気工事終了後、正常に運転できるか使用者立会のもと試運転を行ってください。
ブレーカを「入」にして試運転を行う様形
名羽 根 径（㎝）電源
使用可能温度・湿度範囲
公 称 出 力（W）
風速（m/min）
風量（m3/min）
電流（A）
本 体 質 量（㎏）
温度過昇防止装置

6．異常な振動や騒音はありませんか
7．回転方向が逆ではありませんか（回転方向を修正する場合は、3 本の電源のうち 2 本を入れ換える）

お客さまへ

警告
●運転中は危険ですから製品の中に指や物を入れない
けがの原因●ぬれた手で操作しない
感電やけがの原因

作

10. アフタ－サービス

工事店さまへ

●電気設備基準に基づき、電気工事士による D 種接地工事（アース）を行うとともに、漏電ブレーカを必ず設置する。
●モータ過負荷保護のため、モータブレーカまたは過負荷保護装置を必ず機器 1 台ごとに取り付けてください。過負荷保護装置の選定は、仕様の欄の電流の 1.2 倍程度を目安にしてください。
●インバータ等速調器は使用できません。
インバータ等速調器で運転すると振動が大きくなり破損や回転不良のおそれがあります。

運転する……
ブレーカを「入」にする
停止する……
ブレーカを「切」にする●モータなど温度の高い部分にほこりの付着はありませんか●ガードは目詰まりしていませんか

長い間ご使用のパワーファンは、使用上支障がなくても、安全のための診断をお願いします。

角度調整のしかた

7. 使用方法●モータを交換してください●モータを交換してください●羽根を交換してください（羽根破損 / 落下によるけがのおそれがあります）

9. 修理を依頼される前に

本体

お願い

1．製品は確実に据付けてありますか
2．電源コードに傷・いたみはありませんか
3．正しくアース工事がしてありますか
4．欠相になっていませんか
5．電源電圧は正しいですか●モータの外観が変色していませんか●電源コードにキズなどありませんか●羽根に亀裂などありませんか

傷

コ ー ド

●吸込側は 250 ㎜以上（天つり取付の場合は 250～300 ㎜）の空間を必ず設けてください。
送風性能が十分発揮されません。
●取付面は歪みのない同一平面内にて行ってください。
●つりボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。

据付工事終了後、次のことを確認します●ガタつきがないようにナット・ボルト等を確実に取付けてください（製品落下および羽根落下によるけがのおそれがあります）

1 年に 1 回程度

250～300 ㎜

250 ㎜以上

置●製品を据付けたナット・ボルト等が確実に取付けてありますか●羽根やモータは確実に止められていま
すか

ほ こ り

天つり取付の場合●ボルト（天つり・埋込みボルト），ナット，ワッシャーは必ず指定のものを使用する

処

ガタつき損

ナット

目び

埋込ボルト
（M8）

本体

ナット項

●さびが部品の広範囲に発生している場合は、部品を交換してください（部品落下および羽根破損 / 落下によるけがのおそれがあります）

さ天井

検●製品および製品据付用ナット・ボルト
がさびていませんか●羽根および羽根取付用のナットがさびていませんか

取付金具

ボルト（M8）ワッシャー（座金＋ばね座金）

取付金具

点

取付金具 Bつり下げ取付例

本体取付台

清掃の際、下記の点検を行い、処置を販売店に依頼してください。

3 か月に 1 度の清掃の際、下記の点検を行う。

ボルト
（M5）

お客さまへ
工事店さまへ

PE-K30HA230
3 相 200V 50/60Hz－10℃～＋50℃（80％以下）250
825/935
125/140
1.46/1.68
8.5
自己復帰形サーマルプロテクター※風速、風量値は風車形風速計にて測定した値です。

製造販売元

株式会社

2ソーワテクニカ〒509－9132 岐阜県中津川市茄子川中垣外 1646-45
TEL 0573－78－0302

技術指導元

三菱電機株式会社
この説明書は、再生紙を使用しています。