för 277/480 nät
SE40K

12-20
Års
garantiVÄXELRIKTARE

Trefas Växelriktare

Särskilt utformad för att fungera med effektoptimerare
Växelriktare med fast spänning för överlägseneffektivitet (98,3 %) och med längre strängar
Snabb och enkel driftsättning av växelriktare
direkt från telefonen med SolarEdge SetApp

Inbyggd övervakning på modulnivå med
Ethernet, trådlös eller mobil kommunikation
för fullständig systemsynlighet
Smart energihanteringskontroll

Liten, lättast i sin klass och enkel att installera

IP65 Utomhus- och inomhusinstallation

Integrerat överspänningsskydd av Typ 2 DC, för
att klara åsknedslag bättre

Integrerad säkerhetsenhet som tillval
eliminerar behovet av externa DC-isolatorer

RS485 med överspänningsskydd av Typ 2 AC
som tillval

Framtidssäkrad för SolarEdge lagringslösningar

Avancerade säkerhetsfunktioner – integrerat skydd
mot ljusbåge och möjlighet till snabb avstängningsolaredge.com

Trefas Växelriktare för 277/480 nät
SE40KGÄLLER FÖR VÄXELRIKTARE MED ARTIKELNUMMER

SE40 KSEXXK-XXX8IXXXXEFFEKT

Dimensionerad AC-uteffekt

40 000Maximal märkbar växelströmseffekt

40 000AC-utspänning – ledning till ledning/ledning till neutral (nominell)

480/277

AC-utspänning – ledning till neutralområdeMaximal kontinuerlig utgångsström (per fas)Anslutningar för växelströmsledning

Verktygsövervakning, skydd för systemets distribuerade del, konfigurerbar
effektfaktor, landskonfigurerbara gränsvärden
Total harmonisk distorsion (THD)Vac

244-305

Vac

48,25

Aac

50/60 ± 5 %AC-frekvens

WVA

3 W + PE, 4 W + PEHzJa≤3%

Maximal likström (modul STC)70 000

W

Maximal ingångsspänning DC till jord

1000

Vdc

Nominell ingångsspänning DC+ till DC-

850

EffektfaktorintervallINGÅNG  

0 - 1 ledande, släpande

Utan transformator, ej jordad

Ja

Maximal ingångsspänning, DC+ till DC-1000

Maximal ingångsström48,25

Detektering av jordfel

150kΩ sensitivitet(1)Omvänt polaritetsskydd
Maximal växelriktareffektivitet

Ja

98,1

Europeiskt viktad effektivitet

98

Strömförbrukning på natten

YTTERLIGARE FUNKTIONER
Stödda gränssnitt för kommunikation
Smart energihantering

Driftsättning av växelriktare
LjusbågsdetekteringSnabb avstängning

RS485 överspänningsskyddÖverspänningsskydd DCÖverspänningsskydd ACDC-SÄKERHETSENHET (TILLVAL)<4Integrerad, användarkonfigurerbar (enligt UL1699B)
Tillval(2) (Automatiskt vid AC-nätfrånkoppling)
TillvalTyp 2, kan bytas på fältet, integrerad
Typ II, kan bytas på fältet, tillvalÖverensstämmelse

UTE-C15-712-1

25A, tillval

Säkerhet

IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100

Emissioner

IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12

INSTALLATIONSSPECIFIKATIONER   AC utgångsdiameter/tvärsnitt/PE tvärsnitt

Växelriktare med säkerhetsenhetens utgångsdiameter för nätutgång/tvärsnitt/PE-tvärsnitt

BDEW, CEI-016
Ja

Kabeldiameter 19–28 mm/4–16 mm2 / 4–16 mm2Kabeldiameter 19–28 mm/6–16 mm2 /6–16 mm2

DC-ingång(4)(5)

DC-ingång med säkerhetsenhet(4)(5)Dimensioner (HxBxD)

Dimensioner med säkerhetsenhet (HxBXd)
Vikt

4 x MC4-par
4 x MC4-par

4 strängar: Paket: Kabelns ytterdiameter 5–10 mm/trådtvärsnitt 2,5–16 mm2
Ett par: Paket: Kabelns ytterdiameter 9–16 mm/trådtvärsnitt 6–35 mm2

Avkylande
Ljud

Skyddsklassificering
Montering

550 x 317 x 273mm32kg

836 x 317 x 300 (DC MC4); 819 x 317 x 300 (DC-paket)

Vikt med säkerhetsenhetOmråde för drifttemperatur

WExportbegränsning

1 000 V/48,25 A

RoHS%

%

Med mobilapplikationen SetApp med hjälp av inbyggd Wi-Fi-åtkomstpunkt för lokal anslutning

DC-säkringar

Nätanslutningsstandarder(3)

Vdc

A DC

2 x RS485, Ethernet, Wi-Fi (kräver en antenn), mobil (tillval)

2-polig frånkopplingSTANDARDÖVERENSSTÄMMELSE

Vdc

36,5-40 till +85

Fläkt (kan bytas av användaren)
< 62
IP65

Konsol medföljer

(1) Där det är tillåtet enligt lokala föreskrifter(2) Växelriktare med snabb nedstängning artikelnummer: SEXXK-xxRxxxxxxx(3) Se kategorin Certifieringar på följande nedladdningssida för alla standarder: http://www.solaredge.com/groups/support/downloads(4) Endast MC4-anslutningar som tillverkats av Stäubli är godkända för användning(5) DC-ingång tillgänglig med MC4- eller paketanslutningar under växelriktarens artikelnummer. För mer information, kontakta SolarEdge© SolarEdge Technologies Ltd. Med ensamrätt. SOLAREDGE, SolarEdge-logotypen, OPTIMIZED BY SOLAREDGE är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör SolarEdge Technologies,
Inc. Alla andra varumärken som nämns här är varumärken som tillhör respektive ägare. Datum: 08/2022/V01/SWE. Med förbehåll för ändringar utan föregående meddelande.

mmkg
˚CdBA