リレーターミナル

PXFRシリーズ

RoHS対応品特長および搭載リレー
特長■富士電機機器制御製/RB105-DEリレーを搭載しています。
■搭載リレーは金メッキ接点のため、微小負荷の開閉にも適しています。
（最小適用負荷(参考値)：DC0.1V 0.1mA）■当社のPXGRシリーズ（オムロン製/G7Tリレー搭載タイプ）と比較して、消費電力を約60％カットした省エネタイプです。
■M3.5サイズのネジを搭載。適合電線は最大2m㎡に対応しています。
（M3サイズのネジを搭載した省スペースタイプ／PX7FRシリーズもラインアップしています。）■DC24V入出力に対応しています。
■出力用はドライ接点。入力用はドライ回路もしくはウェット回路から選択できます。
ウェット回路は16点1コモンとなります。
■リレーの交換によりb接点出力や、SSRに仕様変更できます。
搭載されるリレーの型式は下記の「搭載リレー型式表」をご参照ください。
■35㎜幅DINレールに取付け可能です。
■ターミナル本体とPLC接続用ハーネスをセットにした型式も準備しています。
（3ページ中段のリストをご参照ください。／32点のみ）搭載リレー型式表
I/O区分

種別

搭載リレー

入力用

1a接点

RB105-DE

1a接点

RB105-DE

1b接点

RB011-DE

SSR AC負荷REOA-DESSR DC負荷

REOD-DE

出力用

リレー開閉容量の最大値

SSRをご使用の場合

1製品仕様

一般仕様

リレーコイル側

接点仕様
（入力用）

定格電圧

DC24V

コイル抵抗

2800Ω

動作電圧

定格電圧の70％以下

復帰電圧

定格電圧の5％以上

接点構成

1a接点材料銀合金（金メッキ）

抵抗負荷

DC24V／1A

誘導負荷

DC24V／1A

接触抵抗30mΩ以下（初期値）

故障率P水準開閉頻度12回/min

定格or

１b

DC0.1V-0.1mA（参考値）

動作時間10ms以下

復帰時間

5ms以下

接点構成

1a接点材料銀合金（金メッキ）

抵抗負荷

or

１b1a接点→DC24V／2A

AC220V／2A

1b接点→DC24V／1A

AC220V／1A接点仕様

誘導負荷

DC24V／2A

（出力用）

接触抵抗

30mΩ以下（初期値）

故障率P水準1a接点→DC0.1V-0.1mA（参考値）

開閉頻度12回/min

1b接点→DC1V-0.1mA（参考値）

動作時間

10ms以下

復帰時間

5ms以下

AC220V／2A

適合電線

最大2m㎡（端子台）／AWG28（コネクタ）

適合圧着端子R2-3.5締付トルク範囲

0.8～1.2N・m（圧着端子使用時）

搭載コネクタN364P024AUH（オータックス製）/

16点

N364P040AUH（オータックス製）/

32点

絶縁抵抗

1000MΩ以上（DC500Vメガ）

充電部－アース間

耐電圧

AC2000V、50Hz/60Hz、1分間

充電部ーアース間

雷インパルス

1.2／50μs、±4000V

耐振動性

周波数：10～55Hz／複振幅：1.5㎜

耐衝撃性

491m／ｓ2（50G）以上（リレーは耐久性とする）

使用周囲温度－20～＋55℃保存温度－25～＋70℃

充電部ーアース間※SSRを搭載される場合は、全点ON時と1個飛ばしでONした場合で通電電流値が異なります。
詳細は1ページ右下の表をご参照ください。

消費電力（全点ON時）
I/O区分

電圧

入力用
出力用

I/O点数
16点

32点

DC24V

3.8W

7.6W

DC24V

3.8W

7.6W

2

ご注文に際して／アクセサリ
リレーターミナル本体

PXFR32－V6－D02OP－□－CM F 2
I／O点数

端子部仕様
PS : セルフアップ式端子台（通常ねじ）

１６３２

I/O区分

コーティング仕様
無記入 :1回塗り
2 : 2回塗り

I : 入力用
IW：入力用（ウェット）
OP : 出力用Pコモン

: 16点
: 32点

PX : ねじアップ式端子台（脱落防止ねじ）

F：部品面のみ
R：はんだ面のみ
W：両面

リレー仕様

無記入：基板コーティングなし
CM：基板コーティングあり

無記入 ：1a接点仕様
SSRA ：SSR（AC負荷）搭載
SSRD ：SSR（DC負荷）搭載
a（ ）b（ ) : ab接点混載 ※（ ）内にそれぞれの必要数を記入※リレー脱着工具（TY3）はリレーターミナル本体1台につき1個標準添付されています。

ハーネスセット品
リレーターミナルとハーネス（MLSEC Qシリーズ／i－QRシリーズ対応品）をセットにした型式です。PLCと接続するために必要な製品を1型式でご注文出来るため便利です。
対応するPLCのI/Oカード名は4ページのハーネス一覧をご参照ください。
なお、リレー脱着工具（TY3）は全てのセットに各1個が同梱されています。
型式
PXFR32-D02-I/MII2

PXFR32-D02-I/MII3

PXFR32-D02-OP/MIO2

PXFR32-D02-OP/MIO3

同梱品

内容

PXFR32-V6-D02I

リレーターミナル本体（32点入力用）

32MI-AI-H0001-200

MELSEC接続用ハーネス2m

PXFR32-V6-D02I

リレーターミナル本体（32点入力用）

32MI-AI-H0001-300

MELSEC接続用ハーネス3m

PXFR32-V6-D02OP

リレーターミナル本体（32点出力用）

32MI-AOP-H0002-200

MELSEC接続用ハーネス2m

PXFR32-V6-D02OP

リレーターミナル本体（32点出力用）

32MI-AOP-H0002-300

MELSEC接続用ハーネス3m

アクセサリ
製品名

型式

長さ

適合レール

梱包数

DINレール（標準型）

UK-c

1.0m

1.5m

2.0m

―

10

DINレール（強化型）

EK-ch

1.0m

1.5m

2.0m―

10

固定金具

UK-b

―

UK-C、EK-ch

100

UK-ec

―

UK-C

100

EK-ec

―

EK-ch100

レールエンドキャップ

製品名
短絡板

型式
PXG-2YC

定格電流

備考
端子台分割部の接続用（32点タイプ用）

8A( ）内は極数（2～18極）

P10-( ）SLC 8A

3ハーネスハーネス一覧（PLC接続用）■16点接続用
PLCメーカー

I/O区分

I/Oカード型式

ハーネス型式QX41、QX41-S2、QX71、QX42、QX72
入力
三菱電機

富士電機

16MI-AOP-H0008-（ ）RY41NT2P、RY42NT2P
CJ1W-ID231/ID261 CS1W-ID231/ID261

16YO-AI-H0020-（ ）出力

CJ1W-OD231/OD261 CS1W-OD231/OD261

16YO-AOP-H0021-（ ）入力

NP1X3206-W、NP1X6406-W

16FD-AI-H0741-（ ）出力NP1Y32TO9P1、NP1Y64TO9P1

16FD-AOP-H0740-（ ）

横河電機
出力

東芝

QY41P、QY42P

入力

入力

キーエンス

16MI-AI-H0007-（ ）RX42C4
出力

オムロン

RX41C4、RX41C6HS、RX61C６HS

F3XD32-3F/4F/5F、F3XD64-3F/4F
F3XD32-3N/4N/5N、F3XD64-3N/4N
F3YD32-1P、F3YD64-1P
F3YD32-1A、F3YD64-1A、F3YD64-1F

16YO-AI-H0020-（ ）16YO-AOP-H0021-（ ）入力

KV-C32XA/C64XA/C64XB

出力

KV-C32TA/C64TA

入力

DI235、DI335、DI335H、DI634、DI635

16TO-AI-H0015-（ ）出力DO235、DO335、DO634、DO635

16TO-AOP-H0016-（ ）16KQ-C-H0038-（ ）■32点接続用
PLCメーカー

I/O区分

I/Oカード型式

ハーネス型式QX41、QX41-S2、QX71、QX42、QX72
入力
三菱電機

富士電機

32MI-AOP-H0002-（ ）RY41NT2P、RY42NT2P
CJ1W-ID231/ID261 CS1W-ID231/ID26132YO-AI-H0017-（ ）出力

CJ1W-OD231/OD261 CS1W-OD231/OD261

32YO-AOP-H0018-（ ）入力

NP1X3206-W、NP1X6406-W

32FD-AI-H0693-（ ）出力NP1Y32TO9P1、NP1Y64TO9P1

32FD-AOP-H0692-（ ）

入力
出力

東芝

QY41P、QY42P

入力

横河電機

キーエンス

32MI-AI-H0001-（ ）RX42C4
出力

オムロン

RX41C4、RX41C6HS、RX61C６HS

F3XD32-3F/4F/5F、F3XD64-3F/4F
F3XD32-3N/4N/5N、F3XD64-3N/4N
F3YD32-1P、F3YD64-1P
F3YD32-1A、F3YD64-1A、F3YD64-1F

32YO-AI-H0017-（ ）32YO-AOP-H0018-（ ）入力

KV-C32XA/C64XA/C64XB

出力

KV-C32TA/C64TA

入力

DI235、DI335、DI335H、DI634、DI635

32TO-AI-H0036-（ ）出力DO235、DO335、DO634、DO635

32TO-AOP-H0037-（ ）32KQ-C-H0027-（ ）・ハーネス型式の（ ）には長さをご記入ください。（cm表記）10cm単位で製作可能です。
・上記に記載されていないメーカーやカードとの接続をご要望の場合は別途お問い合わせください。

■ハーネス外液図

16点用

32点用

4

外形図／回路図（16点タイプ）
外形図〈高さ寸法〉PXFR3256.5〈高さ寸法〉PSFR3245.3
PXFR1656.5

PSFR1645.3

回路図
入力用（DRY）

DC負荷用のSSRをご使用の場合は、負荷側はN（ー）コモンとなります。

入力用（WET）

DC負荷用のSSRをご使用の場合は、負荷側はN（ー）コモンとなります。

出力用

DC負荷用のSSRをご使用の場合は、端子台上段が＋側となります。

5外形図／回路図（32点タイプ）
外形図

370 (WET:390)〈高さ寸法〉PXFR3256.5

PSFR3245.3

回路図
入力用（DRY）

DC負荷用のSSRをご使用の場合は、負荷側はN（ー）コモンとなります。

入力用（WET）

DC負荷用のSSRをご使用の場合は、負荷側はN（ー）コモンとなります。

出力用

DC負荷用のSSRをご使用の場合は、端子台上段が＋側となります。

６

ご使用上の注意

リレーの交換について■感電や誤動作の原因となりますので、電源を入れた状態でリレーの着脱を行わないでください。
■本体定格と異なる電圧のリレーは搭載出来ません。

配線について■故障の原因となりますので、電源、各信号の電圧、極性にご注意ください。
■電源を入れた状態でコネクタの着脱をしないでください。誤動作の原因となります。
■接続ハーネスは確実に固定されていることをご確認ください。

コネクタのピン番号■コネクタのピン番号は下記をご参照ください。A／B列表示となります。

安全に関するご注意●表示された定格範囲内でご使用ください。
●当社製品は人命にかかわるような状況下で使用される機器に用いられることを目的として設計・製造されたものではありません。
●特殊用途をご検討の際にはお問い合わせください。
●故障による重大事故が予測される設備にご使用される場合は、安全装置を設置してください。
●有機溶剤、油脂類などが付着しない状態でご使用ください。
●高温、多湿、塵埃、腐食性ガス、振動衝撃など異常環境下でのご使用はお避けください。
●製品の接点定格を超える負荷に対して絶対に使用しないでください。
絶縁不良や接点の溶着など、規定の性能を損なうばかりでなく、リレー自体の焼損や故障の原因となります。
●リレーの耐久性は使用条件により大きく異なります。ご使用に当たっては使用条件をご確認の上ご使用ください。

★記載内容は予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。

エレクトロニクス事業本部 ソリューション事業部
https://www.toho.yoshida-elec.com
営業拠点 東京：〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町1番地9-2
住友不動産神田和泉町ビル5F
TEL(03)6284-2740 FAX(03)6284-2741
近畿：〒607-8232 京都市山科区勧修寺福岡町270
TEL(075)581-7175 FAX(075)593-9447
製造拠点 京都工場：〒607-8232 京都市山科区勧修寺福岡町270
TEL（075）594-0199 FAX（075）594-7946〒607-8232 京都市山科区勧修寺福岡町270
TEL(075)594-0199 FAX(075)594-7946

名古屋：〒492-8501 愛知県稲沢市下津下町東5-1
TEL(0587)24-1230 FAX(0587)24-1388
九 州：〒802-0003 北九州市小倉北区米町1-1-1
小倉駅前ひびきビル6階
TEL(093)922-1346
FAX(093)922-1373
稲沢工場：〒492-8501 愛知県稲沢市下津下町東5-1
TEL（0587）24-1230 FAX（0587）24-1388

技術サポートEメール support@toho-tec.co.jp
TEL(075) 594-6408
FAX(075) 581-4196
電話受付時間 平日9:00～17:00

Ver.3 2023.02