省エネ設計で地球温暖化を軽減
非常・業務放送設備用デジタルアンプ
デジタルパワーアンプパネル120W×2 DA-1210D
デジタルパワーアンプパネル240W
デジタルパワーアンプパネル480W

特1 消費電力を大幅削減

高効率技術（スイッチング電源、デジタルアンプ）によりアナログアンプに比べて大幅な低消費電力化を実現。特に、通常の使用状態（電安法による通常の使用状態：1/8定格出力）（当社比）で約70％もの消費電力をダウン。
効率（AC100V動作時）
DA-1210D80

DA-2410DA-4820

PA-3630

効率︵ ︶
%

7060

デジタルアンプ

5040
20

1U240W

1U480W2U

長3 すぐれた省スペース性

ラックマウント時には通気パネルを挟むことなく5段まで積み重ねが可能。
大出力システムでは、アナログアンプの場合と比べてラック本数を大きく削減でき、設置場所のスペース効率を大幅に改善。

2400Wシステムの場合
DA-4820×5台⇒ラックマウントサイズ：12Ｕサイズ
1200Wシステムの場合
DA-1210DまたはDA-2410×5台⇒ラックマウントサイズ：7Ｕサイズ

1200Wシステム通気パネル

100DA-4820

2400Wシステム

アナログアンプ

30DA-2410

120W×2

PA-2430

1/16

1/81/4
出力

1/21（定格）

通気パネル

PA-3630
通気パネル

2 CO2排出量を大きく低減

PA-3630
通気パネル

アナログアンプとデジタルアンプを通常の使用状態で1年間動作させた場合のCO2 排出量

120W×2ch（DA-1210DとPA-1220×2台）の場合
デジタルアンプDA-1210D：0.065kW×8,760時間（1年間）×0.339≒193kg
アナログアンプPA-1220×2：（0.106×2）kW×8,760時間（1年間）×0.339≒630kg
240W（DA-2410とPA-2430）の場合
デジタルアンプDA-2410：0.065kW×8,760時間（1年間）×0.339≒193kg
アナログアンプPA-2430：0.209kW×8,760時間（1年間）×0.339≒621kg
480W（DA-4820とPA-2430×2台）の場合
デジタルアンプDA-4820：0.125kW×8,760時間（1年間）×0.339≒371kg
アナログアンプPA-2430×2：（0.209×2）kW×8,760時間（1年間）×0.339≒1,241kg

120W×2ch

240W

1,241kg
630kg-437kg

621kg

193kg
PA-1220×2 DA-1210D

アナログアンプ デジタルアンプ-870kg-428kg
193kg

PA-2430

すべて約70%削減!

480W

DA-2410アナログアンプ デジタルアンプ

371kg
PA-2430×2 DA-4820

アナログアンプ デジタルアンプ※CO2排出量の計算式：CO2排出量（kg）＝消費電力（kW）×時間（H）×0.339（東京電力排出係数）

PA-3630

59%

ダウン！

PA-3630
通気パネル

PA-3630
通気パネル

PA-3630

56%

通気パネル

通気パネル

ダウン！

PA-1220
通気パネル

通気パネル

DA-4820

PA-3630

DA-4820

通気パネル

DA-4820

PA-3630

DA-4820

通気パネル

通気パネル

DA-2410DA-2410
DA-2410DA-2410DA-2410DA-4820

PA-3630

通気パネル

通気パネル

通気パネル

通気パネル

アナログアンプ

デジタルアンプ

アナログアンプ

デジタルアンプ

ラックマウントサイズ

29U

ラックマウントサイズ

12U

ラックマウントサイズ

16U

ラックマウントサイズ

7U※並列運転はできません

4 異常表示灯・異常出力端子を装備

内部放熱板異常温度上昇（100℃）またはスピーカー負荷短絡時には前面の保護回路作動灯が、異物などによるファン停止などの異常状態時には前面のファン異常表示灯が点灯します。また、いずれの場合も後面の異常出力端子（共通で1回路）がメイクします。回転灯やブザーなどを接続して異常を知らせることができます。

●仕様
DA-1210D
電消源

費

電力

警報時消費電流入定力
格出力

出力インピーダンス
周 波 数 特 性
歪率ＳＮ比
ク ロ スト ー ク
異 常 出 力表示灯

冷 却 方 式使 用 温 度 範 囲
使 用 湿 度 範 囲仕上寸法
質量付属品

DA-2410DA-4820

ＡＣ100 Ｖ 50／60 Ｈｚ ＤＣ24 Ｖ（非常電源パネルより供給）
65 Ｗ（130 ＶＡ）電気用品安全法
65 Ｗ（130 ＶＡ）電気用品安全法
125 Ｗ（250 ＶＡ）電気用品安全法（省令第2項による）（省令第2項による）（省令第2項による）
325 Ｗ（500 ＶＡ）
325 Ｗ（500 ＶＡ）
650 Ｗ（1000 ＶＡ）
定格出力時83 Ω×2（ＡＣ動作時）
定格出力時42 Ω（ＡＣ動作時）
定格出力時21 Ω（ＡＣ動作時）360 Ｗ（15 Ａ）定格出力時83 Ω×2
360 Ｗ（15 Ａ）定格出力時42 Ω
720 Ｗ（30 Ａ）定格出力時21 Ω（ＤＣ24 Ｖ動作時）（ＤＣ24 Ｖ動作時）（ＤＣ24 Ｖ動作時）
4.1 Ａ 第2シグナル音時平均電流
8.2 Ａ 第2シグナル音時平均電流
2回路 0 ｄＢ＊ 10 ｋΩ
0 ｄＢ＊ 10 ｋΩ
平衡 着脱式ターミナルブロック（3Ｐ）
平衡 着脱式ターミナルブロック（3Ｐ）
120 Ｗ（83 Ω）
×2チャンネル
240 Ｗ（42 Ω）
480 Ｗ（21 Ω）
83 Ω（ハイインピーダンス100系）
42 Ω（ハイインピーダンス100系）
21 Ω（ハイインピーダンス100系）
Ｍ4ねじ端子 バリアー間隔8.8 ｍｍ
Ｍ4ねじ端子 バリアー間隔8.8 ｍｍ
Ｍ4ねじ端子 バリアー間隔8.8 ｍｍ
70 Ｈｚ〜15 ｋＨｚ（＋0.5〜−3 ｄＢ） 1 ｋＨｚ基準（−4 ｄＢ±2 ｄＢ）
50 Ｈｚ（−4 ｄＢ±2 ｄＢ），20 ｋＨｚ
1 ％以内（ＡＣ100 Ｖ動作時 1 ｋＨｚ定格出力時）
90 ｄＢ以上（ＪＩＳ-Ａ）
60 ｄＢ以上（ＪＩＳ-Ａ）——
異常状態（放熱板温度100 ℃以上，負荷短絡，ファン異常，スイッチカバー内のスイッチ位置「切」，無通電）時にリレー接点がメイク 耐電圧：ＤＣ30 Ｖ，
電流容量：1 Ａ
電源（緑色）
×2， 信号（緑色）
×2，電源（緑色）
×1， 信号（緑色）
×1，ピーク（赤色）×2， 保護（赤色）×2，ピーク（赤色）×1， 保護（赤色）×1，ファン異常（赤色）×1
ファン異常（赤色）×1
強制空冷−10 ℃〜＋40 ℃
90 ％ＲＨ以下（ただし結露のないこと）
パネル：アルミ押出し 黒（マンセルＮ1.0近似色） 3分艶 ケース：表面処理鋼板
482（Ｗ）
×44（Ｈ）
×374.3（Ｄ） ｍｍ
482（Ｗ）
×88.4（Ｈ）
×374.3（Ｄ） ｍｍ
約7.7 ｋｇ
約13 ｋｇ
電源コード（2.5 m）…1，入力信号用コード（3P 着脱式ターミナルプラグ付，2.5 m）…2（DA-1210D）・1（DA-2410/4820），スピーカー接続コード（平衡ビニール線，2.5 m）…2（DA-1210D）・1（DA-2410/4820），安全アース接続線（3.5 m）…1，異常出力端子用コネクター（2P 着脱式ターミナルプラグ）…2，ラック取付ねじ（座金付き）…4，ガイドレール…2，ガイドレール取付ねじ（座金付き）…4，端子カバー…1，端子カバー取付ねじ… 2，入力信号パラレル接続用コード（3P 着脱式ターミナルプラグ付，0.1 m）…1（DA-1210D），入力信号用コネクター（3P 着脱式ターミナルプラグ，予備用）…1（DA-2410/4820）＊0dB=1V●外観図
DA-1210D

背面図DA-2410DA-4820

背面図
背面図

正面図（スイッチカバーを外した状態）

正面図（スイッチカバーを外した状態）
正面図（スイッチカバーを外した状態）

側面図

側面図

側面図

単位： mm

安全に関するご注意● ご使用前に「安全上のご注意」
および「取扱説明書」
をよくお読みの上、正しくお使いください。● 製品は本来の用途以外には使用しないでください。

● 取付・接続に電気工事等が必要な場合は、お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。● 製品を天井等に取り付ける際は、十分に耐えられる強度のある場所に取り付けてください。
● 日本国内専用品のため、海外ではご使用になれませんのでご注意ください。● 製品の色は印刷のため実物とは多少異なる場合があります。● 犯罪抑止や事故防止等を意図して設計・製造しておりますが、本システム単独で、犯罪の防止や安全を保証するものではございません。万一、事件・事故等による被害・損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。● 製品価格には、設置調整費用、電気工事費用、使用済み商品の引取り費用等は含まれておりません。● 改良のため予告なく仕様・価格等を変更する場合があります。
保守点検のお願い ● 長く安心してお使いいただくため、定期的な保守点検をお勧めします。
● 保守点検については、お買い上げの販売店へご相談ください。

商品価格・在庫・修理に関するお問い合わせ

技術的なお問い合わせ（有料）
IP電話はご利用いただけません（有料）（土日、祝日除く）
個人情報の取扱方針は、弊社ホームページをご覧ください。
（ https://www.toa.co.jp/privacy.htm）