B7AリンクターミナルからYDNシリーズへの置換え事例
2024.9.12 現在

YDN16シリーズ新登場
B7A同等のピン配置・廉価版
御問合せ先
https://www.toho.yoshidaelec.com/products/ydn

2024年度 新規開発製品のご紹介
2024年9月より出荷開始
6月末よりご注文を承ります000

B7AリンクターミナルからYDNシリーズへ置換え時の注意事項
１、B7Aリンクターミナルの機能から見たYDNシリーズとの相違点①YDNはB7Aとの互換性はございません。必ず送受信セットでの交換をお願い致します②伝送遅延時間、通信異常発生時のHOLD、LOAD OFFについて
B7A:個別に製品型式あり
YDN:DIP-SWにて切替対応③送信側、受信側双方に電源がある場合
B7A:2芯（0V、Sig）で対応可能

YDN:2芯必要（TR+,TR-）④電源と信号を同時送信の場合（片側電源の時）
B7A:3芯（0V,24V,Sig）で対応可能
YDN:4芯必要（0V,24V,TR+,TR-）⑤送信機と受信機について
B7A:送信機、受信機にて設定不要（すべて個別型式での対応となっている）
YDN:RS-485ベース通信の為、送信側、受信側にて個別のアドレス設定が必要です
受信側のDOSA（Data Out SA）SWにて送信側のSAを設定してペアリングをします
SA:Station Addressの略（SA＝0～63にてSA0から順に設定）
設定事例）送信機側 SA＝0
受信機側 SA＝1、DOSA＝0に設定すると送信側SA＝０のデータが受信側SA＝1より出力されます⑥出力0.5A/点への対応
B7A:個別製品にて0.5A/点を対応
YDN:端子台仕様のYDNシリーズでは0.5A/点、4A/コモン（16点）での対応
000

B7AリンクターミナルからYDNシリーズへ置換え時の注意事項
２、B7AリンクターミナルとYDNシリーズとの配線方法の違い①B7Aの通信方式は、シングルエンド伝送であり共通グランドと信号線:1本で通信可能です。
配線:ー
配線:SIG1

制御盤側

配線:+
制御盤側から電源を供給する場合は、配線:+を追加します。

操作盤側②YDNシリーズは、差動伝送であり2本の信号線で通信をします。
配線:TR配線:TR+
配線:+
制御盤側

配線:ー

操作盤側

制御盤側から電源を供給する場合は、配線:+とーを追加します。
000

B7AリンクターミナルからYDNシリーズへ置換え時の注意事項

３、B7AリンクターミナルからYDNシリーズへ置換え時の配線について（両端電源）①送信側、受信側の双方で電源供給が可能な時（1:1通信）
配線:ー、SIG1

配線:ー⇒TR-、SIG1⇒TR+②送信側、受信側の双方で電源供給が可能な時（2:2通信）
配線:ー、SIG1
配線:ー、SIG2

配線:TR-、TR+

SA＝0

SA＝1
DOSA＝0

配線:TR-、TR+SA＝2

注）2:2通信以上の時はSAを個別に設定してください。
クロストーク対策の為です。

SA＝3
DOSA＝2000

B7AリンクターミナルからYDNシリーズへ置換え時の注意事項

４、B7AリンクターミナルからYDNシリーズへ置換え時の配線について（両端電源）③B7A:4セットの内、１台故障してYDNへ置換える時⇒B7A:2セットをYDNへ置換える事により既設配線をそのまま利用して対応できます。

配線:ー、SIG1、SIG2、SIG3、SIG4

配線:ー、SIG1、SIG2、SIG3⇒TR-、SIG4⇒TR+注）YDNは両端でTR-とTR+をマルチドロップ配線します
SA＝2
SA＝0

この場合、SA=0とSA=1が通信
SA＝2とSA＝3が通信

SA＝1
DOSA＝0

SA＝3
DOSA＝2000

B7AリンクターミナルからYDNシリーズへ置換え時の注意事項

５、B7AリンクターミナルからYDNシリーズへ置換え時の配線について（片側電源）①送信側から受信側へ電源供給する時（1:1通信）
配線:＋、ー、SIG1

配線:＋、ー、TR-、TR+の為、1本追加が必要②送信側から受信側へ電源を供給する時（2:2通信時は置換え可能、両端はマルチドロップ）
配線:＋、ー、SIG1、SIG2、配線:＋、ー、TR-、TR+
SA＝1
SA＝0

注）YDNは両端でTR-とTR+をマルチドロップ配線します
この場合、SA=0とSA=3が通信
SA＝1とSA＝2が通信

SA＝2
DOSA＝1

SA＝3
DOSA＝0000

リンクターミナルとYDNシリーズの配線方法の違い（3セット時）
配線:SIG3
配線:SIG2
配線:SIG1
配線:－共通合計 4本の配線が必要

配線:TR+、TR-

配線:TR+、TR- の２本
・両端はマルチドロップ配線
・電源は両端で個々にDC24V供給000YDNシリーズの最大接続数（キャプタイヤケーブル 0.75sq以上）

配線:TR+、TR・両端100ｍ（3Mbps）の時
１８段マルチドロップ可能
・電源は個々にDC24V供給
000置換え事例①

16点送信の場合（両端に電源あり）
配線:－
配線:SIG

B7A-T6A1等

B7A-R6B11等

配線:TR+
配線:TRYDN-16SM
注（SA:0)
注

YDN-16RM（SA:1、DOSA:0)

SA:Station Address設定0～63（送信側・受信側、個々にSA＝1から順に設定）
DOSA:Data Out SA設定（出力側のみ）⇒出力側で入力側のSAを設定する。これでペアリングを行う。
BPS:ボーレート設定 12Mbps(2.4ms:B7A高速)、3Mbps(95ms:B7A標準)

000

置換え事例①

16点送信の場合（電源も一緒に供給）
配線:+、－
配線:SIG

B7A-T6A1等

3本の線で通信可能

B7A-R6B11等

配線:+、－
配線:TR+

YDN-16SM
注（SA:0)
注

配線:TR-

４本の線が必要

YDN-16RM（SA:1、DOSA:0)

SA:Station Address設定0～63（送信側・受信側、個々にSA＝1から順に設定）
DOSA:Data Out SA設定（出力側のみ）⇒出力側で入力側のSAを設定する。これでペアリングを行う。
BPS:ボーレート設定 12Mbps(2.4ms:B7A高速)、3Mbps(95ms:B7A標準)

000

置換え事例②

16点送受信の場合 その１（両端に電源あり）
配線:－

配線:SIG1、SIG2
B7AM-6BS

B7AM-6BS

配線:TR+、TRYDN-16SRA（SA:0、DOSA:1)

YDN-16SRB（SA:1、DOSA:0)000

置換え事例②

16点送受信の場合 その２ （両端に電源あり）
配線:－
配線:SIG1

B7A-R6B11等
配線:－

配線:SIG2
B7AM-6BS

B7A-T6A1等
配線:TR+、TR-

YDN-16RM（SA:1、DOSA:0)

YDN-16SRA（SA:0、DOSA:2)
YDN-16SM（SA:2)000

置き換え事例③

32点送信の場合（両端に電源あり）

配線:－
配線:SIG1

B7AS-T3BS

B7A-R6B11等
配線:－

B7A-R6B11等
配線:TR+、TR-

YDN-16RM（SA:1、DOSA:0
L:Io0-15出力)

YDN-32SM（SA:0)
YDN-16RM側のH/LのDIP-SWにてIo0-15及びIo16-31のいずれかを出力するか設定可能

YDN-16RM（SA:2、DOSA:0
H:Io16-31出力)000

置換え事例④ PLCとの接続 32点送信の場合１:両端に電源あり

配線:TR+、TR-

YDN-32SP-TOHY-Z（SA:0）CJ1W-OD231等

YDN-32RM（SA:1、DOSA:0)

配線:TR+、TRYDN-32RM（SA:1、DOSA:0)
QY41P等

YDN-32SP-MF-Z（SA:0）
000置換え事例⑤ PLCとの接続 32点受信の場合１:両端に電源あり

配線:TR+、TR-

YDN-32SM（SA:1)

YDN-32RP-TOHY-Z
CJ1W-ID231等（SA:0,DOSA:1）

配線:TR+、TRYDN-32SM（SA:1)
QX41等

YDN-32RP-MF-Z（SA:0,DOSA:1）000

置換え事例⑥ PLCとの接続 32点送信の場合２（オムロン）:両端に電源あり

配線:－
配線:SIG1

B7A-T3E3

B7AS-R6B31
配線:－

B7AS-R6B31

CJ1W-OD231等
配線:TR+、TR-

YDN-32SP-TOHY-Z（SA:0）

YDN-16RM（SA:1、DOSA:0
L:Io0-15出力)

YDN-16RM（SA:2、DOSA:0
H:Io16-31出力)000

置換え事例⑦ PLCとの接続 32点受信の場合２（オムロン）:両端に電源あり
配線:－
配線:SIG1

B7A-T6A6×2台(高速、NPN）
配線:－B7A-R3A38
CJ1W-ID231等
YDN-32RPO-Z（SA:2、DOSA:0）
配線:TR+、TR-

YDN-16SM（SA:0、Io0-15）

配線:TR+、TR-

送信側YDN-16SMのSAは、偶数アドレスN、N+1で設定
受信側YDN-32ROP-ZのSAは偶数アドレスN’、DOSAはNに設定
製品内部でN’+1とN+1が設定される事から2カ所の入力を受信可能

YDN-16SM（SA:1、Io16-31）000置換え事例⑧ PLCとの接続 32点送信の場合２（三菱）:両端に電源あり
配線:－

B7AS-R6B31

配線:SIG1
配線:－

B7AS-R6B31

B7A-T3E3-M
QY41P等
配線:TR+、TR-

YDN-32SP-MF-Z（SA:0）

YDN-16RM（SA:1、DOSA:0
L:Io0-15出力)

YDN-16RM（SA:2、DOSA:0
H:Io16-31出力)000

置換え事例⑨ PLCとの接続 32点受信の場合２（三菱）:両端に電源あり
配線:－
配線:SIG1

B7A-T6A6×2台(高速、NPN）
配線:－

B7A-R3A38-M
QX-41
YDN-32RPM-Z（SA:2、DOSA:0）
配線:TR+、TR-

YDN-16SM（SA:0、Io0-15を配線）

配線:TR+、TR-

送信側YDN-16SMのSAは、偶数アドレスN、N+1で設定
受信側YDN-32ROP-ZのSAは偶数アドレスN’、DOSAはNに設定
製品内部でN’+1とN+1が設定される事から2カ所の入力を受信可能

YDN-16SM（SA:1、Io16-31を配線）
000置換え事例➉

B7A PLCユニットとの接続 32点送信の場合

配線:－
配線:SIG1

B7AS-R6B31
配線:－B7AS-R6B31

CS1W-B7A02等
配線:TR+、TR-

YDN-32SP-TOHY-Z（SA:0）CJ1W-OD231

YDN-16RM（SA:1、DOSA:0
L:Io0-15出力)

YDN-16RM（SA:2、DOSA:0
H:Io16-31出力)000

置換え事例⑪

B7A PLCユニットとの接続 32点受信の場合
配線:－
配線:SIG1

B7A-T6A6×2台(高速、NPN）
配線:－

CS1W-B7A12等

YDN-32RPO-Z（SA:2、DOSA:0）
配線:TR+、TR-

YDN-16SM（SA:0、Io0-15を配線）

配線:TR+、TRCJ1W-ID231
送信側YDN-16SMのSAは、偶数アドレスN、N+1で設定
受信側YDN-32ROP-ZのSAは偶数アドレスN’、DOSAはNに設定
製品内部でN’+1とN+1が設定される事から2カ所の入力を受信可能

YDN-16SM（SA:1、Io16-31を配線）
000置換え事例⑫

PLCとの接続 16点送受信の場合
配線:－B7AS-R6B31

配線:SIG1
B7A-T6E3
配線:SIG2

B7AS-T6B1

B7A-R6A33
CJ1W-MD231
C200H-MD215等

YDN-32SP-TOHY-Z（SA:1)

YDN-16RM（SA:0、DOSA:1）

配線:TR+、TRジョイントケーブル
YTH-0246-O

配線:TR+、TRジョイントケーブル
YTH-0246-L

YDN-16SM（SA:2）

YDN-32RP-TOHY-Z（SA:3、DODA:2)000

置換え事例⑬

32点分のリレーターミナル制御

G70D-R6R11-B7A

B7A-T3E3等
CJ1W-OD231等

ジョイントケーブル
YTH-0239

YDN-32SP-Z（SA:0)

YDN-32RU(SA:1、DOSA:0)

YDN-32RUの直接実装も可能

PXGR16-V6-D02OP000

リンクターミナルとYDNシリーズの外形サイズ比較
・B7Aシリーズ

・B7ASシリーズ

・⾧さ:167ｍｍ
・幅 :45ｍｍ
・高さ:35ｍｍ

・⾧さ:114ｍｍ
・幅 :45ｍｍ
・高さ:35ｍｍ

・YDN-16SRA/16SRB・YDN-32RM/32SM・⾧さ:159ｍｍ・幅 :64ｍｍ・高さ:57ｍｍ・⾧さ:185ｍｍ・幅 :64ｍｍ
・高さ:57ｍｍ

・YDN-16SM/16RM

・YDN-16SMZ/16RMZ

・⾧さ:159ｍｍ
・幅 :64ｍｍ
・高さ:57ｍｍ

・⾧さ:141ｍｍ
・幅 :64ｍｍ
・高さ:36.5ｍｍ

高さ、幅など大きくなっておりますのでご注意ください
最後に本資料は予告なく随時最新状態に変更させて頂きます旨ご了承ください。
000

型式一覧

000