Spezifikation
weldtronweldtron

Für die Biotechnologie und die Pharmaindustrie und fürsensible Bereiche der Kosmetik- und Lebensmittelindustrie

1. OBERFLÄCHEN
Rohre und Formteile:
weldtron | H3o
Oberflächenbearbeitung:

Rohre und Formteile:
weldtron | HE3o
Oberflächenbearbeitung:

Metallblank

ep

Electropoliert

4. QUALITÄTSKONTROLLE UND PRÜFVERFAHREN
Innenoberfläche (bf)Ra avg. ≤ 0,80 µm / 32 µin- Metallblank (bf) / H3o nach DIN 11866 / 11865 / 11864 / DIN 32676- Ra-Wert für Rundschweißnaht bei Formstücken nicht definiert- T-Stücke nach DIN 11865, Option „u“.
- Rundschweißnähte geschliffen mit vorgegebenem Ra-Wert auf Anfrage- Reinigungs- und Prüfverfahren ASTM A 632, S3Vorzeugniskontrolle

Visuelle Prüfung

Endoskopie
metallblanker Rohre

Baumaßkontrolle

Rauheitsmessung

Delta-Ferrit-Messung
1.4435 BN2 / 316L

Innenoberfläche (ep)Ra avg. ≤ 0.60 µm / 24 µin- Electropoliert (ep) / HE3o nach DIN 11866 / 11865 / 11864 / DIN 32676- Ra-Wert für Rundschweißnaht von Formteilen nicht definiert- T-Stücke nach DIN 11865, Option „u“. - Rundschweißnähte geschliffen mit vorgegebenem Ra-Wert auf Anfrage.
- Reinigungs- und Prüfverfahren nach Spec. doc. 8.4-40/3.2/3.3.2- Öl- und fettfrei gemäßCGA G-4.1-2018 und ASTM G93 - Level B

2. WERKSTOFFE

5. TECHNISCHE LIEFERBEDINGUNGEN
Rohre und Formteile sind für das Orbitalschweißen vorbereitet:
RohreRohre und Formstücke aus austenitischem Edelstahl in:
weldtronbfGemäß 11866, ASTM A 269 / A 270, DIN EN 10217-7 / 10216-5Rohre mit einer Länge von 5900 – 6090 mm.
Max. 10% Kurzlängen von min. 3000 mm möglich.

1.4435 / UNS S31603 (316L) acc. to Basler Norm 2 (BN2)1.4404 / UNS S31603 (316L)

Für elektropolierte Rohre mit einem Außendurchmesser ≤ 5,00mm, beträgt die Länge 2950 ± 50 mm.
Die Härte entspricht:- max. 180 HV* gemäß DIN EN ISO 6507-1- max. 90 HRB* gemäß DIN EN ISO 6508-1

Formteile* vergleichbar mit ASTM E-384 (HV) und ASTM E 18-22 (HRB)

Gemäß DIN 11865, DIN 32676, DIN 11864

Dokumentation
Dockweiler Abnahmeprüfzeugnis 3.1 gemäß EN 10204.
Optional: Online-Dokumentation WebCert.

Verpackung
Metallblanke Rohre und Formteile sind mit transparenten
PE-Kappen ver­schlossen und einzeln in PE-Folie verpackt.
Das Chargen-Etikett auf der Folienverpackung beinhaltet dieInformation weldtron.
Elektropolierte Rohre und Formteile sind mit gelben PE-Kappen
verschlossen und einzeln in PE-Folie verpackt. Das ChargenEtikett auf der Folienverpackung beinhaltet die Information
weldtron ep.

Die Kennzeichnung erfolgt immer mit

3. ABMESSUNGEN
Imperial:

gem. ASTM A269 / A270 / A632, ASME BPE und DIN 11866 Serie C

OD x WT

1/4" bis 6" (0.250 x 0.035 Zoll bis 6.000 x 0.109 Zoll)

ISO:

gem. DIN EN ISO 1127 und DIN 11866 Serie B

OD x WT

13,50 x 1,60 mm bis 219,10 x 2,60 mm

Metrisch:gem. DIN 11866 Serie A

OD x WT

6,00 x 1,00 mm bis 154,00 x 2,00 mm

Herstellungsverfahren

Geschweißte oder nahtlose Rohre

12

6. DOKUMENTATION, VERPACKUNG UND VERSAND

6,35 x 0,89 mm bis 152,40 x 2,77 mm

DOCKWEILER / DW-Nummer / Abmessung / Material /Schmelzennummer / Standards und Hygiene-Klasse
Rohre und Formteile sind dauerhaft gemäß Dockweiler Richtlinie
AA 7.5.3–80 gekennzeichnet. Die Kennzeichnung enthält allenotwendigen Informationen zur Rückverfolgung der Schmelzennummer und der Werkstoffklasse.

Specifications EMEA 08-2024 / dockweiler.com

Specifications EMEA 08-2024 / dockweiler.com

Versand
Versand von Rohren in Köchern oder Kisten, der von Formteilen
stoßgesichert in festem Karton oder Kisten.

13