この取扱説明書（据付工事説明書付）を必ずお読みください。

2. 据付け前のお願い

お客様へ
工事店様へ

■次のような場所には据付けしないでください（故障の原因になります）。

2301876HG4301

農事用送風機●使用可能な温度範囲（−10℃〜＋40℃）を超える場所●氷結するおそれのある場所●送風機の前後に障害物のある場所●腐食性ガスの発生する場所や化学薬品を扱う場所●可燃性ガスの発生、流入、滞留、漏れのある場所●雨または風にさらされる場所●酸性、アルカリ性ガスの発生、流入する場所●常温で相対湿度 90％を超える場所●塩害地域（塩害地域においては早期にさ●厨房等で油煙・蒸気が直接製品にかかる場所
びが発生するため定期的に保守点検・清掃を行い必要に応じて交換を行ってください）●海抜 1000m 以上の場所 ●有機溶剤を使用している場所●堆肥舎、ふん尿の上など腐食性ガス、水蒸気の発生・滞留する場所

順送タイプ

取扱説明書（据付工事説明書付）
KH-J100ETHG-50G
KH-J100ETHG-60G

3 相 200V
3 相 200V●製品の寿命や万が一の故障により、二次的被害が想定される場合には必ずフェールセーフ設計（異常警報を出すなど事故につながらないような設計）の配慮をしてください。
●据付姿勢は電動機軸水平から軸垂直（回転羽根下側）の俯角内で据付けてください。
●低所で使用の場合、運転中は送風機に近づかないでください。
●ガードの中へ手や物を絶対に入れないでください。とくに小さなお子さまにはこ注意ください。
ガードは人体の腕、体、頭部等の羽恨への接触防止は可能ですが手先、指等をガードの隙間へ差し込んだ場合にはけがのおそれがあります。
●吸込側、吐出側に遮へい物がある場所では使用しないでください。
（偏流が起こり羽根が破損することがあります）●本体の据付けは落下の危険がないよう特に材質、強度に十分注意してください。
●市販のインバータとの組合わせおよび使用する回転数によっては異常な振動、共振、騒音が発生することがありますのでその回転数付近を使用しないなど十分注意してください。
●ダクトなどに接続しないでください。
●据付けは振動のない強固な場所にしっかり据付けてください。
据付け場所が弱いと共振を起こし、モータ破捐および羽根破損などの事故が発生する危険があります。また、異常な騒音および振動が発生するおそれがありますので、弱い場所は補強などをして確実に据付けてください。
●静圧 0Pa（フリーエアー状態）の場所に据付けてください。
●順送用途での設置（縦列配置）においては 10m 程度の問隔を空けて配置してください。
（間隔を空けないと製品が破損することがあります）

50Hz （前後ガード付）
60Hz （前後ガード付）

この送風機は換気用途での使用はできません。
静圧 OPa（フリーエアー状態）の場所に据付けてください。
■この送風機は 3 相製品です。
また、50Hz、60Hz 各周波数専用製品です。電源を確認して据付工事を行ってください。
■モータに過負荷保護装置として、自動復帰形サーマルプロテクターが内蔵されてます。拘束、過負荷、欠相運転、異電圧印加、あるいは周囲温度が基準以上に高い場合は、上記過負荷保護装置が自動的に動作し、回転が止まることがありますので、電源を切り原因を取り除いてください。
工事店様へ

お客様へ
●ご使用の前に必ずこの取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
●「取扱説明書（据付工事説明書付）」は大切に保管してください。
●添付別紙の「修理窓口・ご相談窓口のご案内」は、大切に保管してください。
●お客様ご自身では据付けないでください（安全や機能の確保ができません）。
●運転手順、安全を確保するための正しい使い方について、販売店・工事店様から説明を受けてください。

●据付工事を始める前に必ずこの取扱説明書（据付工事説明書付）をお読みになり、正しく安全に据付けてください。
●据付工事は販売店様、または専門の工事店様が実施してください。
●電気工事は販売店・工事店様において有資格者である電気工事士の方が実施してください。
●この取扱説明書に従って正しい使い方をお客様へ説明してください。

3. 各部のなまえと外形寸法図

据付工事終了後は、必ずお客様にこの説明書をお渡しください。

回転方向□11201060600

据付
方向50
後ガード

前ガード
モータ

8か所×φ15取付穴

1. 安全のために必ず守ること
誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。

警告

爆発性の粉じんやガスの発生する場所
または発生するおそれのある場所には据付けない

漏電ブレーカを確実に取付ける

爆発や火災の原因

送風機 1 台ごとに過負荷保護装置 1 個を取付ける

指示に従う

塩素消毒しているプール、酸・アルカ
リや腐食性ガスを含んだ湿気の多い場所に据付けない

電気工事は必ず有資格者である電気工事士が内線規程や電気設備技術基準に従って行う。絶対に「手より接続」はしない。電源ケーブルの結線部分は安全 上、JIS C 8340 の「電 線 管 用 金属製ボックス」内にて行う。又、電源ケーブルの結線部分には雨・水がかからないように電気工事を行う

火災の原因

モータ焼損により火災・感電・けがの原因

本体の据付けは振動のない強固な場所に確実に行う
落下によりけがの原因

開梱・据付け・保守点検の際は手袋を着用する

つり下げて使用する場合

接続不良や誤った電気工事は火災・感電の原
因

指示に従う

落下によりけがの原因

M12 ボルト（工事店様手配）

取付枠●つり下げて使用する場合は別売のつり下げ金具が必要です。
（取付穴に直接チェーン・ロープ等でつり下げると送風機が変形・破損するおそれがあります）●つり下げ金具の取扱説明書（据付工事説明書付）に従って、正しく据付けを行ってください。
（正しく据付けないと送風機が落下するおそれがあります）

積雪、落雪の可能性がある場所には据付けない
落下によりけがの原因

指示に従う 端面などに触れたときにけがの原因

部品の取付けは確実に行う

M12 ワッシャー●取付枠を作り、据付けてください。取付枠（工事店様手配）
M12 ばね座金
は強固なものとし、落下、転倒の危険が（工事店様手配）
ないよう特に材質、強度に十分注意してく M12 ナット
ださい。
（工事店様手配）●取付姿勢は電動機軸水平から軸垂直（回転羽根下側）の俯角内で据付けてください。
●取付枠へ本体を取付ける際、8 か所の取付穴に市販のボルト・ナット・ばね座金・ワッシャー（M12）などでしっかりと取付けてください。

誤った取扱いをしたときに、軽傷または家屋・家財などの物的損害に結びつくもの

浴室など湿気の多い場所（常温にて湿度 90% 以上）には据付けない
浴室取付禁止注意●据付けは、振動、ゆるみなどが発生しないようにしっかりと据付けてください。
●運搬時、据付時には、ガードに力をかけないように注意してください。

アース線を 漏電のときに感電の原因
必ず接続せよ直接炎があたるおそれのある場所には据付けない単位（㎜）●開梱・据付けの際は手袋を着用する
端面などに触れたときにけがの原因●送風機の据付けは振動のない強固な場所に確実に行う
落下によりけがの原因●安全のため据付けは 2 人以上で行う
落下によりけがの原因

取付枠（工事店様手配）で使用する場合注意

7

本体の据付けアース工事は必ず有資格者である電気工事士が電気設備の技術基準や内線規程に従って安全・確実に行う

雨・水のあたる場所には据付けない
モータ焼損により火災・感電・けがの原因●雨・水のあたる場所には据付けない
モータ焼損により火災・感電・けがの原因〔電気設備の技術基準 解釈第 167 条 3 項〕
漏電のときに火災・感電の原因

腐食により落下しけがの原因

275.7

警告

感電・けがの原因

製品金属部がメタルラス張り、ワイヤラス張り、ステンレス板などの金属と電気的に接触しないように取付けるモータ焼損により火災・感電・けがの原因

アースねじ

4. 据付方法

保守点検の際は必ず分電盤のブレーカを切る

電圧調整による回転制御はしない

水ぬれ禁止

ビニルキャブタイヤケーブル
3芯×1.25mm2 有効長3m

モータ焼損により火災・感電・けがの原因

送風用途以外には使用しない
モータ焼損により火災・感電・けがの原因

4面×2か所×φ15
取付穴

漏電のときに感電の原因

モータ焼損により火災・感電・けがの原因

禁止

羽根

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性のあるもの

定格電圧・定格周波数以外では使用しない

禁止

25

工事店様へ
600

据付工事説明書

風方向上

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。
This appliance is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

600

名1060

形

床置きで使用する場合結線は欠相がないように確実に行う

床置きで使用する場合は別売の農事用送風機スタンドをご使用ください。据付方法、使用上の注意は農事用送風機スタンドの取扱説明書に従ってください。

モータ焼損により火災・感電・けがの原因

ドレンプラグについてモータに設けたドレンプラグが下側になるよう据付け、全てのドレンプラグは取付けたまま使用してください。

コードバンドについて
電源ケーブルを固定しているコードバンドは取りはずさないでください。（ゴムブッシュと電源ケーブルの間に隙間が生じ、モータ内に水が浸入し故障するおそれがあります）

1ドレンプラグ（3 か所）

ゴムブッシュ
電源ケーブル
コードバンド3. 点検・お手入れ

5. 電気工事
警告

長い間ご使用の送風機は、使用上支障がなくても、安全のための診断をお願いします。

注意

警告●電気工事は必ず有資格者である電気工事士が内線規程や電気設備技術基準に従って行う。絶対に「手より接続」はしない。電源ケーブルの結線部分は安全上、JIS C 8340 の「電線管用金属製ボックス」内にて行う。又、電源ケーブルの結線部分には雨・水がかからないように電気工事を行う●定格電圧・定格周波数以外では使用しない
モータ焼損により火災・感電・けがの原因●アース工事を必ず行う
漏電のときに感電の原因

1 か月に 1 度の清掃の際、下記の点検を行う。
点

電源ケーブルシース部

過負荷保護装置

過負荷保護装置
送風機

送風機●送風機を据付けたナット・ボルトなどが確実に取付けてありますか●羽根やモータは確実に止められていますか●ガタつきがないようにナット・ボルト・チェーンなどを確実に取付けてください（送風機落下および羽根落下によるけがのおそれがあります）

損●モータの外観が変色していませんか●電源ケーブルにキズなどありませんか●羽根に亀裂などありませんか●モータ交換をしてください●モータ交換をしてください●羽根交換をしてください（羽根破損 / 落下によるけがのおそれがあります）●モータなど温度の高い部分にほこりの付着はありませんか●ガードは目詰まりしていませんか●羽根の広範囲にほこりが付着していませんか●清掃してください傷

結線部分

1 年に 1 回程度●電源ケーブルの結線部分は雨・水のかからない場所に設置してください。（感電・火災・製品故障の原因。電源ケーブルシース部と絶縁体の隙間からモータ内部へ水浸入のおそれがあります）

異 常 音 ●ボールベアリングの寿命は約 3 万時間ですので使用状況によっては、点検のうえモータ交換が必要ですさび ●さびが部品の広範囲に発生している場合は、部品を交換してください
電源ケーブル ●電源ケーブルにヒビ割れ等がある場合には、モータの交換をしてください

約 2 か月に 1 度を目安に清掃する。
■お手入れは中性洗剤を浸した布で汚れをふき取り洗剤が残らないように乾いた布でよくふき取る。
お願い（1）送風機は確実に据付けてありますか （落下によりけがの原因）（2）電源ケーブルに傷・いたみはありませんか （火災・感電の原因）（3）正しくアース工事がしてありますか （漏電のときに感電の原因）（4）過負荷保護装置を接続しましたか （モータ焼損の原因）（5）欠相になっていませんか （モータ焼損の原因）（6）送風用途の場合、他の送風機と 10ｍ程度の間隔を空けていますか（製品故障の原因）（1）送風機は始動しますか （電源の接続を確認する）（2）異常な振動や騒音はありませんか （据付工事を確認する）（3）回転方向が逆ではありませんか（3 相品の回転方向を修正する場合は、3 本の電源のうち 2 本を入れ換える）

取扱説明

お客様へ保管のしかた
必ず電源を切り、送風機への水やほこりの侵入がないようにビニールシートなどで覆ってください。

1. 安全のために必ず守ること
誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。

4. 修理を依頼する前に誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性のあるもの

送風機を水や消毒液につけない

下記のような現象が見られる場合、お客様で点検されても直らないときは、事故防止のためブレーカを切り、お買上げの販売店・工事店に点検修理をご依頼ください。費用については販売店・工事店にご相談ください。

ぬれた手で操作をしない

モータ焼損により火災・感電・けがの原因

電源ケーブルの結線部分に水をかけない ぬれ手禁止
モータ焼損により火災・感電・けがの原因

現

感電・けがの原因

お手入れや保守点検の際は必ず分電盤のブレーカを切る

どんな場合でも改造はしない 分解修理は修理技術者以外の人は行わない

感電・けがの原因

振動が大きい、羽根が回らないなどの異常時には、使用を中止する

火災・感電・けがの原因
修理はお買上げの販売店または当社のお問い

分解禁止 合わせ窓口にご相談ください

象

けがの原因

指示に従う シーズン前および自然災害発生後は異常がないか点検を行う

点検実施者

置

運転中に異常音や振動がする●羽根の締め付けがゆるんでいませんか（締め付け直す）

工事店様 お客様◯●ブレーカが切れていませんか（入にする）

◯◯
◯
◯
◯
◯

●本体が確実に据付けられていますか（据付け直す）●羽根は軽く回りますか（羽根に何か引掛かっている場合は取り除く）◯●周囲温度が 40℃以下ですか（周囲温度を下げるか、運転を停止する）●絶縁劣化していませんか（モータを交換する）

火災・感電・けがの原因

運転と停止を繰り返す

運転を開始する際は送風機周辺に人がいないことを確認する◯●自動復帰形サーマルプロテクターが作動していませんか（ブレーカを切って原因を取り除き、モータが冷えてから再運転する）

○

けがの原因

5. アフターサービス
アフターサービスは、お買上げの販売店へお申しつけください。
なお、おわかりにならないときは、当社のお問い合わせ窓口（添付別紙の「修理窓口・ご相談窓口のご案内」参照）にご相談ください。

長期間使用しないときは、必ず分電盤のブレーカを切る

送風機に異常な振動が発生した場合は使用しない
落下によりけがの原因

1 日 50 回以上のひんぱんな起動・停止を伴う使用はしない

漏電のときに火災・感電の原因

モータ焼損により火災・感電・けがの原因

落下によりけがの原因

補修用性能部品の保有期間

羽根の汚れがひどい場合は必ず清掃をする

当社はこの ソーワテクニカ 農事用送風機 順送タイプの補修用性能部品を製造打切後 9 年保有しています。補修用性能部品とは、その送風機の機能を維持するために必要な部品です。この送風機は、日本国内用に設計されていますので、国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

お手入れや保守点検の際は手袋を着用する
指示に従う 端面などに触れたときにけがの原因

火災・感電の原因

処●全面にさびが発生していませんか（さびの発生した部品を交換する）

誤った取扱いをしたときに、軽傷または家屋・家財などの物的損害に結びつくもの

衝撃を与えないと●電源の接続は正しいですか（正しく接続する）

焦げ臭いにおいがする

火災・感電・けがの原因

突然運転し始めたときに感電やけがの原因

検●軸受の音がしていませんか（モータを交換する）

据付けは専門業者に依頼する電源が入ったままで運転が停止してい接触禁止 るとき、異常時（こげ臭いなど）・停
電時は、製品には絶対に触れない

点

通電しても回転しない

火災・感電や落下によりけがの原因

運転中は危険ですから、送風機の中に指や物を入れない

台風時、強風時には使用しない

運転中は送風機を移動しない

落下によりけがの原因

けがの原因

2. 使用方法

お手入れに下記の溶剤・洗剤を使用しないでください。
シンナー、アルコール、ベンジン、ガソリン、灯油、スプレー、アルカリ洗剤、化学ぞうきんの薬剤、クレンザー等けんま材入りの洗剤（変質・変色する原因になります）■ほこりの多い場所で使用している場合は 2 か月に 1 度を目安に、下側のドレンプラグをはずしてドレンを抜き、元通りドレンプラグを取付ける。
■油・粉じんなどの可燃性の汚れが送風機に付着していると、万が一の飛び火により火災の原因となるおそれがあります。必ず定期的（1 年目安）に清掃してください。
■モータ単品では絶対に水洗いしないでください。（モータ内および軸受部に水がかかると漏電事故の危険があります）■農薬・肥料・消毒液が送風機に付着した場合は、水で洗い流してください。（送風機の寿命を著しく短くします）■古くなった送風機は買い換えてください。
■高圧水洗浄時は洗浄ノズルを拡散にし、50cm 以上離して洗浄してください。直射や近距離からの洗浄は羽根変形など製品破損の原因となるおそれがあります。高圧水洗浄機の取扱説明書に従って、正しく使用してください。

2．ブレーカを「入」にして試運転を行う。

禁止

置ガタツキ

ほ こ り

■電気工事終了後、正常に運転できるか使用者立会のもと試運転を行ってください。
1．据付工事終了後、次のことを確認します。

注意

処

目び絶縁体

6. 試運転警告項●さびが部品の広範囲に発生している場合は、部品を交換してください（部品落下および羽根破損 / 落下によるけがのおそれがあります）

さ導体

検●送風機および送風機据付用ナット・ボルトがさびていませんか●羽根および羽根取付用のナットがさびていませ
んか結線図

禁止

●保守点検の際は手袋を着用する 端面などに触れたときにけがの原因●お手入れの際は電源ケーブルの結線部分に水がかかることがないよう行ってください 火災・感電・けがの原因

接続不良や誤った電気工事は火災・感電の原因●50Hz 製品と 60Hz 製品がありますので電源の間違いがないか確認して接続してください。間違った電源・接続で運転されますとモータが焼損します。
●電気設備技術基準に基づき、電気工事士によるＤ種接地工事（アース）を行うとともに、漏電ブレーカを必ず設置する。（故障、漏電時の感電防止）●アース工事を行う際、アース線の端部には丸型端子を使用してください。丸型端子は、材質が銅または黄銅でスズメッキ品等、さびに強い品物を使用してください。その他の場合、さびが発生するおそれがあります。さびが発生した場合は交換してください。
●モータ焼損防止および、配線回路保護のため送風機 1 台ごとに過負荷保護装置を使用してください。
（過負荷保護装置は、2.0A を使用してください）●電源ケーブルに市販の電源プラグを取り付ける際は引掛形差込プラグを使用ください。
また、電源プラグはがたつきのないよう刃の根元まで確実に差し込んでください。

電源スイッチ

注意●保守点検の際は必ず分電盤のブレーカを切る
感電・けがの原因

6. 仕

運転する： 電源スイッチを「入」にする
停止する： 電源スイッチを「切」にする

形警告様

名

KH-J100ETHG-50G
KH-J100ETHG-60G●運転中は危険ですから送風機の中に指や物を入れない けがの原因●ぬれた手で操作しない 感電・けがの原因●電源ケーブルの結線部分に水をかけない モータ焼損により火災・感電・けがの原因（電源ケーブルシース部と絶縁体の隙間からモータ内部へ水浸入のおそれがあります）
温度過昇防止装置についてモータに過負荷保護装置として、自動復帰形サーマルプロテクターが内蔵されています。拘束、過負荷、欠相運転、異電圧印加、あるいは周囲温度が基準以上に高い場合は、上記過負荷保護装置が自動的に動作し回転が止まることがありますので、電源を切り原因を取り除いてください

羽根径（㎝）

電 源
（V）

100

3相200周波数
風 量
騒 音（Hz） （m3/min） （dB）
50606006063

質 量（㎏）
29※風量は、扇風機のような使い方をした場合の風速分布から求めた風量です。
※仕様値は、変更になる場合があります。
※周囲温度は−10℃〜＋40℃、常温にておいて相対湿度 90％まで使用可能です。この範囲を超えますと焼損、変形、回転不良、破損につながるおそれがあります。

製造販売元〈処置〉電源を切り原因を取り除いて、モータが冷えてから再運転し正常に動作することを確認してから使用してください。電源を切らずに通電したまま放置しますとサーマルプロテクターが動作を繰り返し、接点部の接触不良や接点溶着につながるおそれがあります。この場合は、モータ交換が必要となります。電源を切り専門の工事店へモータ交換を依頼してください。

株式会社

2

技術指導元

ソーワテクニカ〒509−9132 岐阜県中津川市茄子川中垣外 1646-45
TEL 0573−78−0302

三菱電機株式会社
この説明書は、再生紙を使用しています。