ソーラーエッジ
インスト レーションガイド
欧州およびアジア太平洋地域向け
バージョン 3.1

免責事項

免責事項
重要
Copyright © SolarEdge Inc. All rights reserved.
本書のいかなる部分も、ソーラーエッジの書面による事前の許可なく、いかなる形式
または電子的、機械的、写真、磁気またはその他のいかなる手段によっても、検索シ
ステムへの保存、送信、あるいは複製することはできません。
本書の内容は正確かつ信頼できるものでありますが、ソーラーエッジは、この内容の使用について一切の責任を負いません。 ソーラーエッジは、いつでも、予告なしに内容を変更する権利を有します。最新版については ソーラーエッジのWebサイト(www.solaredge.com) からご確認いただけます。
すべての会社名およびブランド製品およびサービス名は、各社の商標または登録商標です。
特許表示について: http://www.solaredge.com/groups/patent
ソーラーエッジの、配送に関する一般的規定・条件が適用されます。
必要に応じてこれらの文書の内容は継続的に見直され、改訂されています。しかし、不一致は除外できません。これらの文書の完全性を保証するものではありません。
本文書に記載されている図は説明のためのものであり、実際の製品と異なることがあります。

電波規制への準拠
本装置は試験の結果、下記の現地の規制における制限値を満たしていることが確認されています。 これらの制限値は住宅地区で使用した場合に発生する有害な電波干渉から適正に保護することを目的としています。この装置は電波を発生、使用および放射することがありますので、説明書にしたがって設置または使用しない場合、無線通信を妨害することがあります。ただし、特定の設置条件下で電波干渉が起こらないという保証はありません。この装置がラジオやテレビの電波受信を妨害している場合は、次の方法を試して問題を修正することをお勧めします。受信を妨害しているかどうか
は装置の電源を入れたり切ったりすることで確認できます。
l
受信アンテナの方向や位置を変える
l装置と受信機の間の距離を確保するl

受信機が接続されているものとは別の回路のコンセントに装置を接続するl

ラジオ/テレビの販売店または実績のある無線またはテレビの技術者に相談する準拠の責任を負う当事者から明確に承認を受けることなく変更または修正を行った場
合、装置を扱う権利が制限されることがあります。

ソーラーエッジインストレー ションガイド MAN-01-00282-1.0

1サポートとお問い合わせ先

サポートとお問い合わせ先
ソーラーエッジ製品に関する技術的な問題が発生した場合には、下記の連絡先にお問
い合わせください。
国

オーストラリア (+61)

電話1800 465 567

APAC（アジア太平洋）

Eメール

support@solaredge.net.au
support-asia@solaredge.com

ベルギー (+32)

080073041

support@solaredge.be

フランス (+33)

0800917410

support@solaredge.fr

ドイツ (+49)

089-45459730

support@solaredge.de

イタリア (+39)

800 784 824

support@solaredge.it

日本 (+81)050-3198-9430

support@solaredge.jp

アメリカ合衆国およびカナダ (+1)

877-360-5292

ussupport@solaredge.com

イギリス (+44)

0800 028 1183

support@solaredge.uk

ギリシャ (+30)

0800-125574

イスラエル (+972)

073 240-3122

オランダ (+31)

08000221089

そのほかの国 (+972)

073 240-3118

Fax (+972)

073 240-3117

support@solaredge.com

ご連絡いただく前に、次の情報が手元にあることを確認してください。
l

パワーコンディショナとパワーオプティマイザのモデル番号l

質問対象の製品のシリアル番号

l

l

l

l

2

パワーコンディショナまたはソーラーエッジモニタリングポータルにエラーが表示されている場合には、そのエラー情報も合わせてお伝えください
接続しているモジュールの種別と番号、ストリング数およびストリング長を含むシステム構成情報
モニタリング接続している場合には、ソーラーエッジサーバとの接続方法についても合わせてお伝えください
IDステータス 画面に表示されるパワーコンディショナのソフトウェアバージョ
ン ( ステータス画面 - オペレーショナルモード ページ 49を参照してください)。

ソーラーエッジインストレー ションガイド MAN-01-00282-1.0

目次

目次
免責事項
重要
電波規制への準拠サポートとお問い合わせ先
目次
取り扱いおよび安全上の注意事項
安全に関するシンボル
安全に関する重要な説明
第1章:ソーラーエッジパワーハーベスティングシステムの導入
ソーラーエッジパワーオプティマイザ
ソーラーエッジパワーコンディショナ
ソーラーエッジモニタリングポータル
インストレーション手順
インストレーション機器リスト
パワーコンディショナの輸送および保管
第2章:パワーオプティマイザの設置
安全性
インストレーションガイドライン
手順1: パワーオプティマイザのマウント
手順2: 太陽電池モジュールとパワーオプティマイザの接続
手順3: パワーオプティマイザとストリングの接続
手順4: パワーオプティマイザの接続の検証
第3章:パワーコンディショナの設置
パワーコンディショナのパッケージの内容物
パワーコンディショナの特定パワーコンディショナのインタフェース
パワーコンディショナのマウント
第4章:ACとパワーコンディショナの接続およびストリングとパワーコンディ
ショナの接続系統連系ガイドライン
AC電力系統とパワーコンディショナの接続
ストリングとパワーコンディショナの接続
RCD (Residual Current Device、残留電流デバイス)の選択
第5章:設置後の試運転
手順1:システムの有効化
手順2: パワーオプティマイザとパワーコンディショナのペアリング
手順3:動作の検証
手順4:インストレーションデータのレポートおよびモニタリング

ソーラーエッジインストレー ションガイド MAN-01-00282-1.0

1
1
1
2
3
6
6
7
9
9
9
10
10
10
11
12
12
13
14
15
15
16
18
18
18
18
20
25
25
25
28
28
30
30
32
34
35

3

目次
ソーラーエッジモニタリングシステム
インストレーション情報の提供
文書テンプレート
Site Mapper
ソーラーエッジモニタリングポータル上でのサイトの作成
第6章:ユーザインタフェース
LCDユーザボタン
パワーコンディショナの設定 – セットアップモード
内部LCDユーザボタンを利用したパワーコンディショナの設定
LCDライトボタンを利用したパワーコンディショナの設定
設定メニューのオプション
国および電力系統
言語
通信
電力制御
表示
メンテナンス
情報
ステータス画面 - オペレーショナルモード
イニシャルステータス
主要パワーコンディショナステータス
電力メータステータス
測定情報ステータス
IDステータス
サーバ通信ステータス
IPステータス
ZigBee Status
Wi-Fiステータス
通信ポートステータス
ファンステータス
電力制御ステータス
第7章:通信の設定
通信の種類
通信コネクタパワーコンディショナのカバーの取り外し
イーサネット(LAN) 接続の確立
RS485バス接続の確立
ZigBeeによる無線接続の確立
Wi-Fi接続の確立
接続の確認

4

35
36
36
36
36
37
37
38
38
41
43
43
44
44
46
46
47
47
49
49
49
50
51
51
51
52
52
52
53
54
55
56
56
56
57
58
61
65
65
66

ソーラーエッジインストレー ションガイド MAN-01-00282-1.0

目次

補足資料A:エラーおよびトラブルシューティング
通信に関するトラブルシューティング - S_OKが表示されていない場合
イーサネット通信のトラブルシューティング
RS485通信のトラブルシューティング
更なるトラブルシューティング
エラーコードパワーオプティマイザのトラブルシューティング
補足資料B:技術仕様
単相パワーコンディショナ
3相パワーコンディショナ
補足資料C:メカニカル仕様
単相パワーコンディショナおよびタイプ1マウントブラケット
単相パワーコンディショナおよびタイプ2マウントブラケット
3相パワーコンディショナおよびタイプ1マウントブラケット
3相パワーコンディショナおよびタイプ2マウントブラケット
補足資料D:Safe DC™
補足資料E:外部ファンのメンテナンスおよび交換
ファンのメンテナンス
外部ファンの交換
補足資料F:システムコンポーネントの交換および追加
パワーコンディショナの交換
パワーオプティマイザの追加、撤去および交換

ソーラーエッジインストレー ションガイド MAN-01-00282-1.0

67
67
67
69
70
70
79
82
82
83
86
86
88
89
91
92
93
93
93
95
95
95

5

取り扱いおよび安全上の注意事項

取り扱いおよび安全上の注意事項
設置、試験、検査時には、すべての取り扱い上ならびに安全上の注意事項の遵守が必要です。

安全に関するシンボル
本文書には、下記の安全に関するシンボルが記載されている場合があります。システ
ムのインストレーションや運用の前にこれらのシンボルとその意味についてよく確認
してください。
警告!
危険を表します。正しく実行または遵守されない場合、生命の危険または死亡につながる可能性があり、手順に注意を要します。指定された条件を完全に理解し、指定された条件が満たされるまで、警告箇所より先に進まないでください。
注意!
危険を表します。正しく実行または遵守されない場合、製品の破損や破壊につながる可能性があり、手順に注意を要します。指定された条件を完全に理解し、指定された条件が満たされるまで、注意箇所より先に進まないでください。
メモ
現在のサブジェクトに関する追加情報があります。
重 要 な安 全 機 能
安全性の問題についての情報を示します。

6

ソーラーエッジインストレー ションガイド MAN-01-00282-1.0

安全に関する重要な説明

安全に関する重要な説明
これらの説明は必ず順守してください
警告!
パワーコンディショナのカバーを開ける場合は、必ずパワーコンディショナの底部にあるON/OFFスイッチをOFFにしてからカバーを開けてください。これによりパ
ワーコンディショナ内の直流電圧が発生しなくなります。5分待ってからカバーを開けるようにしてください。これを行わない場合、コンデンサに蓄えられた電気により感電する恐れがあります。

警告!
パワーコンディショナを操作する前に必ずパワーコンディショナのAC電源ケーブ
ルと壁のコンセントが適切に接地していることを確認してください。
警告!
本パワーコンディショナの扱いに習熟したサービス資格者を除き、パワーコンディ
ショナを分解する修理や通電させながらの試験は行わないでください。
警告!
本パワーコンディショナの電源が入っている場合には、接地が確認できない限り太陽電池パネルやレールシステムには触れないでください。
注意!
本ユニットは最新の技術仕様データシートに記載されている運用仕様に沿って取り扱う必要があります。最新の技術仕様データシートはソーラーエッジのWebサイト
http://www.solaredge.com/groups/products/overviewからご覧いただけます。
注意!
本パワーコンディショナはIP65に相当する防塵防水機能を備えています。使用していないコネクタおよびグランドは付属のシールで保護する必要があります。
メモ
IEC 61730 クラスAに相当する太陽電池モジュールを使用してください。
メモ
ソーラーエッジ製品の接地点には
この記号を使用します。

記号が印字されています。本マニュアルでもソーラーエッジインストレー ションガイド MAN-01-00282-1.0

7

安全に関する重要な説明
メモ
パワーコンディショナの警告ラベルには次の警告シンボルが記載されています。
感電の恐れ

コンデンサに蓄えられた電気による感電の恐れ カバーを開ける前にすべての電源を外して5分間待機してください。

高温面 - やけどの恐れがあるため触れないでください。

8

ソーラーエッジインストレー ションガイド MAN-01-00282-1.0

第1章:ソーラーエッジパワーハーベスティングシステムの導入

第1章:ソーラーエッジパワーハーベスティングシステ
ムの導入
ソーラーエッジパワーハーベスティングソリューションは、あらゆる太陽電池 (PV、Photovoltaic) システムの発電量を最大化し、1ワットあたりの平均コストを低減します。次の節ではシステムの各コンポーネントについて説明します。

ソーラーエッジパワーオプティマイザ
ソーラーエッジパワーオプティマイザは太陽電池モジュールと接続して使用するDCDCコンバータであり、モジュールレベルの最大電力点追従 (MPPT、Maximum Power
Point Tracking) を個々に行うことで発電量を最大化します。
本パワーオプティマイザはストリング長や環境条件に左右されることなくストリング
電圧を一定のレベルに保ちます。
本パワーオプティマイザには安全電圧機能があり、次の状況において各パワーオプ
ティマイザの出力を1Vdcに自動的に低減させます。
l

故障時

l

パワーオプティマイザとパワーコンディショナが接続されていないl

パワーコンディショナのON/OFFスイッチがOFFになっている

各パワーオプティマイザは直流の電力線を利用してモジュールのパフォーマンスデー
タをパワーコンディショナに送信します。
2種類のパワーオプティマイザをご利用いただけます。
ll

モジュールアドオンパワーオプティマイザ - 1つ以上のモジュールと接続して使用します。
スマート モジュール - パワーオプティマイザがモジュールに内蔵されてます。

ソーラーエッジパワーコンディショナ
ソーラーエッジパワーコンディショナはモジュールが作り出したDC電力をAC電力に効率よく変換し、サイトのAC機器や電力系統に電力を供給できるようにします。また、本パワーコンディショナは各パワーオプティマイザからモニタリングデータを受信し、このデータを中央サーバ (ソーラーエッジモニタリングポータル、インターネット接続が必要) に送信します。
一部のパワーコンディショナではオプションのDCセーフティユニットを利用できます。 DCセーフティユニットはソーラーエッジシステムのDC電力を手動で操作するためのスイッチです。
DCセーフティユニットを使用する場合はパワーコンディショナの下部に設置し、パワーコンディショナとAC線およびDC線で接続します。

ソーラーエッジインストレー ションガイド MAN-01-00282-1.0

9ソーラーエッジモニタリングポータル

ソーラーエッジモニタリングポータル
ソーラーエッジモニタリングポータルを利用することで、1つまたは複数のソーラーエッジサイトのパフォーマンスを技術的および財務的観点からモニタリングできます。過去および現在のシステムパフォーマンスをシステムレベルおよびモジュールレベルで確認することができます。

インストレーション手順
新しいソーラーエッジサイトのインストレーションおよびセットアップ手順は次のとおりです。この手順の多くは既存のサイトの改修にも適用できます。
1. パワーオプティマイザとストリングの接続ページ 15
2. パワーオプティマイザのシリアル番号の記録 (オプション)ページ 35
3. パワーコンディショナのマウントページ 20
4. ACとパワーコンディショナの接続およびストリングとパワーコンディショナの接続ページ 25
5. 設置した製品の作動および有効化ページ 30
6. パワーコンディショナとソーラーエッジモニタリングポータルの接続ページ 35
7. パワーコンディショナの設定ページ 37

インストレーション機器リスト
ソーラーエッジシステムのインストレーション時には、標準ツールを使用します。インストレーションには、下記の機器を使用することをお勧めします。
l5mmの6角ドライバ (パワーコンディショナおよびセーフティスイッチのカバー用)

l5mmの6角ドライバ (パワーコンディショナ側面部のねじ用)

lM6およびM8径の六角穴付ボルトに対応する六角ドライバl

標準的なマイナスドライバ一式l

非接触電圧計lll

パワーコンディショナを設置する壁面などに適合するコードレス電動ドリル、
ドライバおよびビット (刃先)
パワーコンディショナのマウントブラケットを壁面などに取り付けるための物
パワーオプティマイザをラックに取り付けるためのM6径 (1/4インチ) およびM8
径 (5/16インチ) のステンレス製ボルト、ナットおよびワッシャ (スマートモ
ジュールでは使用しません)lMC4クリンパl

ワイヤカッタ10

ソーラーエッジインストレー ションガイド MAN-01-00282-1.0

第1章:ソーラーエッジパワーハーベスティングシステムの導入
lワイヤストリッパl

電圧計

通信オプションも設置する場合は、次の物品も必要になります。
lイーサネット:o RJ45コネクタを取り付けたCAT5/6のツイストペアイーサネットケーブルolCAT5/6のツイストペアケーブルロールを使用する場合: RJ45コネクタおよびRJ45クリンパ

RS485:o

4芯または6芯のシールド付きツイステッドペアケーブルo

精密ドライバ一式

パワーコンディショナの輸送および保管
本パワーコンディショナを輸送する際は、正規のパッケージに収納して輸送してください。また、輸送の際には衝撃を与えないようにしてください。正規のパッケージが使用できない場合は、本パワーコンディショナの重量に耐えられる、完全に密閉可能な取っ手付きの箱で代用してください (本パワーコンディショナの重量については、
技術仕様 ページ 82) を参照してください。
本パワーコンディショナを保管する場合は、温度が摂氏-25度 (華氏-13度) から摂氏65
度 (華氏149度) の範囲に収まる乾燥した場所に保管してください。.

ソーラーエッジインストレー ションガイド MAN-01-00282-1.0

11

第2章:パワーオプティマイザの設置

第2章:パワーオプティマイザの設置
安全性
本パワーオプティマイザを設置する際は、次の事項に留意して作業をしてください。
スマートモジュールには適用されません。
警告!
設置済みのパワーオプティマイザを調整する場合は、パワーコンディショナのON/OFFスイッチとメインAC配電盤のACブレーカをOFFにしてください。
警告!
接続する前の入出力コネクタには防水機能はありません。接続していないコネクタには適切な防水キャップを装着してください。
注意!
本文書の運用仕様にしたがって本製品を使用してください。
注意!
太陽電池モジュールはすべてパワーオプティマイザに接続する必要があります。
注意!
本パワーオプティマイザの入力ケーブルまたは出力ケーブルを切断した場合、保証の対象外となります。
注意!
本パワーオプティマイザの防塵防水性能はIP65およびNEMA4に相当します。水没の恐れがある場所には本パワーオプティマイザを設置しないでください。
注意!
本パワーオプティマイザをモジュールまたはモジュールのフレームに直接取り付け
ようとお考えの場合は、モジュールメーカーに取り付け位置、影響および保証についてご相談ください。モジュールのフレームへの穴あけ作業は、モジュールメー
カーの指示にしたがって行ってください。
注意!
モジュールと本オプティマイザのコネクタの互換性を確認せずにソーラーエッジシ
ステムを設置した場合、安全面での問題が発生したり地絡事故が発生してパワーコ
ンディショナがシャットダウンしたりするなどの機能上の問題につながる恐れがあります。ソーラーエッジパワーオプティマイザとそれらと接続されるモジュールの機械的な互換性を担保するには、次のことを実施してください。
l

パワーオプティマイザとモジュールの両方において、同じメーカーの同じ種類のコネクタを使用する、またはl

次の方法を用いてコネクタに互換性があることを検証する
lコネクタのメーカーはソーラーエッジパワーオプティマイザのコネク
タと互換性があるかどうかを明示的に検証する必要があるl

一連の外部ラボ (TUV、VDE、Bureau Veritas UL、CSA、InterTek) の1
つからサードパーティ試験のレポートを入手し、コネクタの互換性の検証結果について確認する

12

ソーラーエッジインストレー ションガイド MAN-01-00282-1.0

第2章:パワーオプティマイザの設置
重 要 な安 全 機 能ソーラーエッジパワーオプティマイザが設置されたモジュールは安全です。これらのモジュールはパワーコンディショナがONにならない限り電圧を安全低電圧に保ちます。本パワーオプティマイザがパワーコンディショナに接続されていない場合
やパワーコンディショナの電源がOFFである場合は、各パワーオプティマイザは1V相当の安全低電圧しか出力しません。

インストレーションガイドライン
l

l
l

l

l

l

l

l

本章ではモジュールアドオンパワーオプティマイザの手順について説明します。スマートモジュールについては、 手順3: パワーオプティマイザとストリングの接続 ページ 15以降を参照してください。また、スマートモジュールに付属している文書も参照してください。
本パワーオプティマイザはどのような向きの設置にも対応します。
本パワーオプティマイザのケーブルを接続できるようにモジュールの近くに設置してください。
放熱を行えるように本パワーオプティマイザとほかの表面の間に2.5cmまたは1インチほどスペースを空けてください。
最小および最大のストリング長については、本パワーオプティマイザのデータ
シートのガイドラインを参照してください。
ストリング長を検証する際は、ソーラーエッジSite Designerをご利用ください。
ソーラーエッジサイトデザイナーは、ソーラーエッジのウェブサイト
http://www.solaredge.com/groups/support/downloads、にある、Software
Toolsからダウンロード可能です。
モジュールが完全に日陰に入ると、設置されたパワーオプティマイザが一時的にシャットダウンすることがあります。モジュールのストリングに接続されているパワーオプティマイザの内の日陰に入ったパワーオプティマイザの数が必
要最小限の数を下回らない限り、これによりストリング内のほかのパワーオプ
ティマイザが影響を受けることはありません。日陰に入っていないモジュールに接続しているパワーオプティマイザの数が必要最小限の数を下回っている場
合には、ストリングにパワーオプティマイザを追加してください。
パワーオプティマイザのコネクタを接続しないまま放置しないでください。接続していないコネクタは別のコネクタと連結してください。
メモ
本文書に記載されている図は説明のためのものであり、製品により異なることがあります。

ソーラーエッジインストレー ションガイド MAN-01-00282-1.0

13

手順1: パワーオプティマイザのマウント

手順1: パワーオプティマイザのマウント
各パワーオプティマイザで次のことを行います。1
1. パワーオプティマイザを取り付ける位置を決め、パワーオプティマイザのマウン
トブラケットを使用して、パワーオプティマイザを支持体に取り付けます。 フ
レームに取り付ける場合は、パワーオプティマイザに付属している説明書にしたがって作業を行ってください。
2. 必要に応じて、マウント用の穴の位置をマーキングして、ドリルで穴を開けてください。
注意!
パワーオプティマイザに穴を開けたり、マウント用の穴にドリルを使用したりしな
いでください。ドリルの振動により本パワーオプティマイザを破損した場合は保証の対象外となります。

3. M6径 (1/4インチ) のステンレス製ボルト、ナットおよびワッシャを使用して各パ
ワーオプティマイザを取り付けてください。適用する トルクは9.5N*m/7lb*ftです。
4. 各パワーオプティマイザが支持体またはモジュールにしっかりと取り付けられていることを確認してください。
メモ

手順4:インストレーションデータのレポートおよびモニタリング ページ 35に記載されているように、パワーオプティマイザのシリアル番号と設置場所を記録してください。

1 スマートモジュールの場合には行わないでください。

14

ソーラーエッジインストレー ションガイド MAN-01-00282-1.0

第2章:パワーオプティマイザの設置

手順2: 太陽電池モジュールとパワーオプティマイザの接続
各パワーオプティマイザで次のことを行います。1ll

モジュールのプラス (+) の出力コネクタと本パワーオプティマイザのプラス (+)の入力コネクタを接続します。
モジュールのマイナス (-) の出力コネクタと本パワーオプティマイザのマイナス(-) の入力コネクタを接続します。

図 1:パワーオプティマイザのコネクタ
メモ
この図は説明用の図です。プラスとマイナスの入出力コネクタについては製品のラベルを確認してください。

手順3: パワーオプティマイザとストリングの接続長さの異なるストリングを並列に接続できます。この際、各ストリングのパワーオプ
ティマイザの数を同じにする必要はありません。最小および最大のストリング長については本パワーオプティマイザのデータシートを参照してください。ストリング長を検証する際はソーラーエッジSite Designerをご利用ください。
メモ
パワーコンディショナのDC+からDC-までのストリングのケーブルの全長 (パワーオプティマイザのケーブルを含む) は1000ft./300mを超えないようにする必要があります。11AWG/4mm²以上のDCケーブルを使用してください。

1 スマートモジュールの場合には行わないでください。

ソーラーエッジインストレー ションガイド MAN-01-00282-1.0

15

手順4: パワーオプティマイザの接続の検証
1. ストリングの先頭のパワーオプティマイザのマイナス (-) の出力コネクタをストリングの2番目のパワーオプティマイザのプラス (+) の出力コネクタに接続します。
2. 同様に、同じストリング内の残りのパワーオプティマイザを接続します。

図 2:パワーオプティマイザの直 列 接 続

3. ソーラーエッジモニタリングポータルを利用してインストレーション状況を監視する場合は、手順4:インストレーションデータのレポートおよびモニタリング
ページ 35に記載されているように各パワーオプティマイザの物理的な位置を記録
してください。
警告!
接続する前の入出力コネクタには防水機能はありません。両極性を接続もしくは防水キャップを取り付けてください。

手順4: パワーオプティマイザの接続の検証
モジュールとパワーオプティマイザを接続すると、パワーオプティマイザは1Vの安全電圧で出力するようになります。ストリングの合計電圧は1Vとストリング内で接続されているパワーオプティマイザの数を乗算した値と等しくなります。たとえば、1つのストリングにおいて10個のパワーオプティマイザを接続した場合には、10Vの電圧が発生します。
これについて確認する際、モジュールに日光が当たっていることを確認してください。モジュールに日が当たっていないとパワーオプティマイザは作動しないことがあります。トラッカを使用している場合は、トラッカが太陽を追跡しており、モジュー
ルが少なくとも2Wの電力を発電している場合にのみ作動します。

16

ソーラーエッジインストレー ションガイド MAN-01-00282-1.0

第2章:パワーオプティマイザの設置
ソーラーエッジシステムでは、太陽電池モジュールとパワーコンディショナの間にパワーオプティマイザを設置するため、短絡回路電流ISC と開放電圧VOC の意味が従来のシステムのものとは異なります。
ソーラーエッジシステムのストリング電圧および電流の詳細については、次のソーラーエッジのWebサイトのVOC and ISC in SolarEdge Systems Technical Noteを参照してください。 http://www.solaredge.com/files/pdfs/isc_and_voc_in_solaredge_
systems_technical_note.pdf
パワーオプティマイザの接続の検証
ストリング同士またはストリングとパワーコンディショナを接続する前に、各ストリングの電圧を測定します。電圧計を使用してストリングの極性を確認し、極性が適切になっていることを確認します。0.1V以上の測定精度を持つ電圧計を使用してください。
パワーオプティマイザの運用上の問題のトラブルシューティングについては、 パワー
オプティマイザのトラブルシューティング ページ 79を参照してください。

ソーラーエッジインストレー ションガイド MAN-01-00282-1.0

17

第3章:パワーコンディショナの設置

第3章:パワーコンディショナの設置
パワーコンディショナの設置は、モジュールとパワーオプティマイザの設置後に行います。
注意!
パワーコンディショナのコネクタは地面に触れたままにしないでください。地面に触れたままにしておくと破損の原因となることがあります。パワーコンディショナ
を地面に置く場合は、背面部又は前面部を接地させてください。

パワーコンディショナのパッケージの内容物
l

ソーラーエッジパワーコンディショナ1個

l

マウントブラケット1個l

パワーコンディショナとマウントブラケットを連結するための六角ねじ2個l

インストレーションガイド(アクティベーションカードおよび説明書を含む)

パワーコンディショナの特定パワーコンディショナに貼られているシリアル番号と電気定格が記載されたステッカーを確認します。ソーラーエッジサポートに連絡する際は、このシリアル番号をお知らせください。このシリアル番号は、ソーラーエッジモニタリングポータルで新しいサイトを作る際にも必要になります。
次の節では、特に指示がない限り1つの図で単相パワーコンディショナと3相パワーコ
ンディショナの両方について説明します。

パワーコンディショナのインタフェース
次の図はパワーコンディショナの底面部にあるコネクタとコンポーネントを示しています。ON/OFFスイッチとLCDライトはパワーコンディショナのモデルによって変わる
場合があります。

図 3: パワーコンディショナのインタフェース

18

ソーラーエッジインストレー ションガイド MAN-01-00282-1.0

第3章:パワーコンディショナの設置
l

LCDパネル: パワーコンディショナの情報と設定パラメータを表示します。

l

LCD LED: 3つのLEDで次のパワーコンディショナの状態を示します。

色

概要

説明
点灯 - パワーコンディショナが発電しています。
点滅 - スタンバイモード パワーコンディショナは稼働電圧に達するまでスタンバイモードで待機します。その後、パワーコンディショナはプロダクションモードに移行し、発電を開始します。
消灯 - パワーコンディショナは発電していません。ナイ
トモード、パワーコンディショナのON/OFFスイッチがOFFになっている場合およびエラーが発生した場合にこの状態になることがあります。
点滅:

緑色

発電中

黄色

モジュール通信およびパワーコンディショナのシャットダウン

赤色障害

パワーオプティマイザからモニタリング情報を受信しています。
o パワーコンディショナがシャットダウンしています。
点灯 - エラーが発生しています。詳細については、 エラーおよびトラブルシューティング ページ 67を参照してください。
点滅 - パワーコンディショナがシャットダウンしています。
o

パワーコンディショナの設定中はすべてのLEDが点灯します。

図 4:パワーコンディショナの前 面

ソーラーエッジインストレー ションガイド MAN-01-00282-1.0

19

パワーコンディショナのマウント
l

AC出力: ACケーブルの外部ゲージ:
o 単相パワーコンディショナ:PG21(直径9~16mm)ol

3相パワーコンディショナ:M32(直径15~21mm)

DC入力: 設置した太陽電池との接続部
注意!

DC金属パネルの6個のねじを取り外さないでください。パワーコンディショナのシール性が低下し、保証が無効になる場合があります。

lll

ON/OFFスイッチ:このスイッチをONにすることでパワーオプティマイザが稼働し始め、発電が始まるほか、パワーコンディショナが施設の電力系統に電気を供給し始めます。これをOFFにすることでパワーオプティマイザの電圧が安全電圧まで低下し、電気の供給が抑制されます。このスイッチをOFFにしても、パワーコンディショナの制御回路は通電したままとなります。
LCDライトボタン:このボタンを押すとLCD画面が30秒間点灯します。また、このボタンを押すことで設定メニューを表示できます。詳細については、 LCDラ
イトボタンを利用したパワーコンディショナの設定 ページ 41を参照してください。
2個の通信グランドは、パワーコンディショナの通信オプション用です。各グラ
ンドには3つの端子があります。詳細については、 通信の設定 ページ 56を参照
してください。

パワーコンディショナのマウント
本パワーコンディショナには2種類のマウントブラケットのいずれかが付属しています。
次の節のマウント手順ではこれらのブラケットを使用します。

図 5: マウント ブラケット の種 類

20

ソーラーエッジインストレー ションガイド MAN-01-00282-1.0

第3章:パワーコンディショナの設置
メモ
マウント部の表面や支持体がパワーコンディショナとブラケットの重量を支持できることを確認してください。また、ブラケットを設置できる幅であることを確認してください。
注意!
重量物。設置時や交換時、背中や他の筋肉を痛めない様な姿勢で持ち上げるか、必要であれば補助器具を使用してください。

1. パワーコンディショナをマウントする壁、フレームまたは柱の場所を決めます。
適切に放熱を行えるように本パワーコンディショナと周囲の物品の間に次の最低限のスペースを空けてください。
l
1台のパワーコンディショナを設置する場合:

lo

パワーコンディショナの上面部および底面部については少なくとも20cm(8インチ) のスペースを空けてください。パワーコンディショナとともに
DCセーフティユニットを設置する場合は、ケーブルにも十分な余裕を持たせてください。

o

パワーコンディショナの左右の側面部については10cm (4インチ) のス
ペースを空けてください。ファンの作業 (3相パワーコンディショナ) をしやすくするには、より大きなスペースを空けてください。

複数のパワーコンディショナを設置する場合:
o

複数のパワーコンディショナを上下に設置する場合は、パワーコンディ
ショナの間に少なくとも40cm (16インチ) のスペースを空けてください。
パワーコンディショナとともにDCセーフティユニットを設置する場合
は、パワーコンディショナの上面部とDCセーフティユニットの底面部の間に20cm (8インチ) のスペースができるようにしてください。

o

パワーコンディショナを隣り合わせに設置する場合は、次のスペースに関する仕様を満たすように設置してください。
単 相 パワーコンディ
3相 パワーコンディショナ
ショナ
20cm/8インチ
年間平均最高温度が25˚C/77˚Fを下回(パワーコンディショ
る場所
20cm/8インチ
ナ間)(パワーコンディ
40cm/16インチ
ショナ間)
年間平均最高温度が25˚C/77˚Fを上回(パワーコンディショ
る場所
ナ間)

ソーラーエッジインストレー ションガイド MAN-01-00282-1.0

21

パワーコンディショナのマウント
2. マウントブラケットを壁や柱などに設置して、穴をあける場所に印をつけます。
(パワーコンディショナとブラケットの寸法については、技術仕様 ページ 82;
o

タイプ1の場合 - 次の図のようにU字型の刻みが上になるようにし、「UP」
マークが上を向くようにします。

図 6:U字 型 の刻 みが上 を向 いた状 態 のブラケットoタイプ2の場合 –図 5 のようにブラケットの平面部が底になるように設置します。

o少なくとも2つのブラケットの穴を使用してください。他の穴はブラケットの固定にも使用できます。マウントする壁や柱の表面の種類や材質に応じて使用する穴の数を決めてください。

3. 穴をあけ、ブラケットを取り付けます。ブラケットがマウントした場所にしっかりと取り付けられていることを確認します。
メモ
平らでない場所にタイプ2のブラケットでパワーコンディショナをマウントする場
合には、 ブラケット最上部の穴にスペーサ/ワッシャを使用してください。 ( 図 7を参照してください)。角度に応じて使用するスペーサの数とサイズを変えて、ブラケットが地面に対して垂直になるようにしてください。推奨: 1/4インチの穴付きボ
タンヘッドのステンレス製の3/4インチの長ねじ1本、ジャムナット2個およびワッ
シャ3個

22

ソーラーエッジインストレー ションガイド MAN-01-00282-1.0

第3章:パワーコンディショナの設置

図 7:平 らでない表 面 へのマウント

4. パワーコンディショナをブラケットに取り付けます (図 8 および 図 9 を参照してください)。パワーコンディショナの側面部や、上面と底面部を持ってパワーコン
ディショナを取り付け位置まで持ち上げます。破損の原因となるためセーフティ
スイッチをつかまないでください。
l
タイプ1の場合 - 次の図のようにパワーコンディショナ上部のねじを利用します。パワーコンディショナが壁や柱に対して平行になるように設置します。

図 8: パワーコンディショナとブラケット の連 結 - タイプ1l

タイプ2の場合 - パワーコンディショナの2つの刻みをブラケットの2つの三角形のマウントタブに合わせて、パワーコンディショナをブラケットに平行に取り付けます。

ソーラーエッジインストレー ションガイド MAN-01-00282-1.0

23

パワーコンディショナのマウント

図 9: パワーコンディショナとブラケット の連 結 - タイプ2

5. 付属の2つのねじでパワーコンディショナの両側面の外部ヒートシンクフィンとブラケットを固定します。各端子のねじを4.0N*m/2.9lb.*ftのトルクでねじを締めます。

図 10:ブラケット のねじの取 り付 け

24

ソーラーエッジインストレー ションガイド MAN-01-00282-1.0

第4章:ACとパワーコンディショナの接続およびストリングとパワー
コンディショナの接続

第4章:ACとパワーコンディショナの接続およびストリ
ングとパワーコンディショナの接続
ほかの国におけるパワーコンディショナの仕様については、技術仕様 ページ 82を参照してください。

系統連系ガイドライン
トランスフォーマー（ソーラーエッジからは提供されません）をパワーコンディショ
ナと系統間に接続する
l

50kW未満の設置には、低圧連携用トランスフォーマーを設置する。

l

50kW以上の設置には、高圧連携用トランスフォーマーを設置する。

lll

パワーコンディショナとトランスフォーマー接続は、三相Y字結線- 三相とニュートラルです。（下図参照）
漏電遮断器が必要です（ソーラーエッジからは提供されません）。
トランスフォーマーマニュアルに記載があるようにトランスフォーマーを系統に接続する。

図 11:ト ランスフォーマー

AC電力系統とパワーコンディショナの接続
この接続には、4芯ケーブルを使用します。入力ターミナルブロックのワイヤの最大サイズは16mm²です。
1. ACブレーカのスイッチをOFFにします。
2. パワーコンディショナのカバーを固定している6個の六角ねじを外し、慎重にカバーを垂直方向に外してください。

ソーラーエッジインストレー ションガイド MAN-01-00282-1.025AC電力系統とパワーコンディショナの接続注意!
カバーを外す際に内部コンポーネントを傷つけないように注意してください。カバーの取り外し時の不注意によるコンポーネントの破損に対しては、ソーラーエッ
ジは一切責任を負いません。

3. ケーブルの外側の被膜を58mm/2.32インチ分はがし、さらに内部のワイヤの絶縁体を8mm/0.32インチ分はがします。

図 12:絶 縁 体 の除 去 – AC (4芯 ケーブル)

4. ケーブルグラントを緩めて、ケーブルをグラントに挿入します。
警告!
電流が流れないようにしてから端子に接続してください。装置と接地線を接続する場合は、AC電力線と中性線を接続する前に行ってください。

5. パワーコンディショナの種類 (単相または3相) に応じて、次の図のようにACを接続します。最初にPE (接地) 線を接続します。
単 相 パワーコンディショナ
ワイヤの色

端 子 との接 続

白色

N

緑色/黄色

26

接地

赤色

L1

黒色

L2

図 13:単 相 パワーコンディショナのAC端 子

ソーラーエッジインストレー ションガイド MAN-01-00282-1.0

第4章:ACとパワーコンディショナの接続およびストリングとパワー
コンディショナの接続
3相 パワーコンディショナ
線の種類

端子との接続Line 1

L1

Line 2

L2Line 3L3 (内部への電力供給のみ)

保護接地

PE

中性

N

図 14:3相 パワーコンディショナのAC端 子

メモ
電力制御機能を使用する場合は、電力系統とパワーコンディショナの接続には各相の順序に注意が必要です。L1とL2、L2とL3の間で120度の位相差を確保することが必要です (L1-L2-L3の場合に該当しますが、L1-L3-L2などの場合には該当しません)。
電力系統の線がこの順序にしたがって接続されない場合には、LCD画面にエラーが表示され、パワーコンディショナが発電しなくなります。

6. 各端子のねじを1.2~1.5 N*m/0.88~1.1 lb.*ftのトルクで締めます。
7. 線が完全に挿入されており、簡単に抜けないようになっていることを確認してください。
8. Aケーブルグランドを2.8~3.3N*m/2.0~2.4lb.*ftのトルクで締めます。
9. パワーコンディショナに接続していない線がないことを確認して、使用しない端子のねじを締めます。

ソーラーエッジインストレー ションガイド MAN-01-00282-1.0

27

ストリングとパワーコンディショナの接続

ストリングとパワーコンディショナの接続
DC入力ペアに接続します。必要に応じてコンバイナーボックス/ブランチケーブルでパワーコンディショナと追加のストリングを並列接続します。
メモ
パワーコンディショナには変圧器がないため、DC側の負極または正極の電力線接地は行わないでください。モジュールフレームおよび太陽電池アレイモジュールの取り付け器具の接地は可能です。
メモ
ソーラーエッジの固定入力電圧アーキテクチャにより、長さが異なるストリングにも対応できます。これにより、各ストリングの長さが許容範囲内に収まっている限
り同数のパワーオプティマイザをそろえる必要はありません。

パワーコンディショナのラベルにしたがって各ストリングのDCコネクタをDC+コネク
タとDC-コネクタに接続します。

図 15:パワーコンディショナのDC接 続

RCD (Residual Current Device、残留電流デバイス)の選択
重 要 な安 全 機 能ソーラーエッジのすべてのパワーコンディショナは認証を受けた残留電流デバイスを内蔵しており、デバイスとの連携により、太陽電池アレイ、
ケーブルまたはパワーコンディショナの機能不全に起因する感電や火災を防ぐ仕組みをを備えています。認証(DIN VDE 0126-1-1)にしたがって本RCDには2つのトリップ閾値が設けられています。感電防止のデフォルト値は30mAです。低速立ち上がり電流のデフォルト値は300mAです。
設置場所の規定により外部RCDが必要となる場合は、関連する電気工事規程を確認して必要となるRCDの種別を確認してください。ソーラーエッジではタイプAのRCDを推奨しています。設置場所に適用される電気工事規程により下限値が規定されている場
合を除いて、RCDの推奨値は100mAまたは300mAです。設置場所の規定により使用する必要がある場合は、タイプBのRCDを使用することも可能です。
設置場所の電気工事規程により低漏洩RCDを使用する必要がある場合、寄生容量の漏えいによる放電電流により本RCDが作動することがあります。次の手順にしたがってこの問題を予防してください。

28

ソーラーエッジインストレー ションガイド MAN-01-00282-1.0

第4章:ACとパワーコンディショナの接続およびストリングとパワー
コンディショナの接続ll

設置した際に正しく動作するよう適切なRCDを選択します。30mAのRCDは (IEC
61008にしたがって)15mAでも作動することがあります。高品質なRCDはより高い値でも作動します。
フレームに対する容量漏電が低い太陽電池モジュールを推奨します。

詳細については、次のソーラーエッジのWebサイトのSolarEdge Inverters Application
NoteのRCD Selectionを参照してください。http://www.solaredge.com/files/pdfs/seapplication-rcd-selection.pdf

ソーラーエッジインストレー ションガイド MAN-01-00282-1.0

29

第5章:設置後の試運転

第5章:設置後の試運転
本章では、システムの有効化、パワーオプティマイザとパワーコンディショナのペア
リングおよびシステムの正常動作確認の方法について説明します。

手順1:システムの有効化
1. ON/OFFスイッチがOFFになっていることを確認します。
2. ACブレーカをONにします。
3. セーフティスイッチをONにの位置に動かします。
4. DCセーフティユニット(もしあれば)をONの位置に動かします。
5. もしまだであれば、パワーコンディショナのカバーを外します。パワーコンディ
ショナの六角ねじをあけ、慎重にカバーを水平に下げる前に引っ張ります。
警告!
電気ショックハザード: パワーコンディショナのカバーが外されている時に絶縁されていないワイヤを触らないでください。

6. パワーコンディショナのパッケージに 同梱されている有効化説明書にしたがって有効化します。
a. パワーコンディショナのシリアルナンバーにカードが適合しているか確認します。
b. 通信ボードの「CARD」と記されているスロットにカードを挿入します。
c. ACをONにします。
d. LCD画面に「Running Script... è Done!」というメッセージが表示されたら完了です。
e. LCD画面に「Script error」というメッセージが表示された場合はソーラーエッ
ジサポートにお問い合わせください。
7. パワーコンディショナに適切な国コードが設定されているか確認します。IDス
テータス画面が表示されるまでLCDライトボタンを押し続けます。
ID: ######## ##DSP1/2:1.0210/1.0034
CPU:0003.14xx
Country:ESP
8. 必要に応じて、次の手順を追加で行ってください。
l
内部LCDユーザボタンで国設定またはパワーコンディショナ設定を行います。

30

ソーラーエッジインストレー ションガイド MAN-01-00282-1.0

第5章:設置後の試運転
国および電力系統 ページ 43。
l

通信オプションの接続を行います。 通信の設定 ページ 56。

9. 9.0 N*m/ 6.6 lb*ftのトルクでねじを締めて、パワーコンディショナのカバーを閉じます 。 正しく取り付けるため、始めに四隅のねじを締め、その後に中央のねじを締めてください。推奨される順番は次の図のとおりです。

図 16: ねじを締 める順 番

10. DCセーフティユニットを (もしある場合には) ONにします。パワーオプティマイザとパワーコンディショナの間に外部DCスイッチがある場合は、このスイッチもONにします。
次のようなステータス情報がLCDパネルに表示されます。
Vac[V] Vdc[V] Pac[w]240.7 14.1 0.0
P_OK: 000/000 <S_OK>- -- - -- - -- - -- - -- O F F
11. LCDパネルに次の情報が表示されていることを確認します。
ll

P_OK: パワーオプティマイザから最初のテレメトリーを受信した時にのみ表示されます。パワーオプティマイザが接続されていて、少なくとも1つのパワーオプティマイザがモニタリングデータを発信していることを示します。
P_OKが表示されない場合には、パワーオプティマイザ、ストリングおよびDC入力の接続部を確認してください。
000/000: パワーオプティマイザからの最初のテレメトリーを受信した時に表示されます。このパワーコンディショナとペアリングしている パワーオ
プティマイザの数を示します。この段階ではペアリングされているパワーオ
プティマイザはまだないので値は000となります。

ソーラーエッジインストレー ションガイド MAN-01-00282-1.0

31

手順2: パワーオプティマイザとパワーコンディショナのペアリングlll

S_OK:ソーラーエッジモニタリングポータルとの接続が成功していることを示します (パワーコンディショナとサーバが接続されている場合にのみ表示されます)。パワーコンディショナをサーバに接続しているにもかかわらず
S_OKが表示されない場合には、 エラーおよびトラブルシューティング ペー
ジ 67を参照してください。
Vac [V]:電力系統のAC出力電圧です。正しい値になっていることを確認します。
Vdc [V]: パワーコンディショナに接続している中で 最も長いストリングの
DC入力電圧 これはストリング内のパワーオプティマイザ1つにつき1Vの安
全電圧となります。
メモ

パワーコンディショナの測定上の許容範囲はLCD±3Vです。
ll

Pac [w]:AC出力電力です (パワーコンディショナがOFFの場合は0.0と表示されます)。
OFF: パワーコンディショナの ON/PFFスイッチが OFFになっていることを示します。

手順2: パワーオプティマイザとパワーコンディショナのペアリ
ング
すべての接続が完了した後に、すべてのパワーオプティマイザとそれらに対応するパ
ワーコンディショナの間で論理的なペアを形成する 必要があります。パワーコンディ
ショナとのペアリングが行われない限り、パワーオプティマイザは発電しません。この手順では各パワーコンディショナを発電を行うパワーオプティマイザに割り当てる
方法について説明します。
日光がモジュールにあたっている状態でこの手順を実行してください。ストリング長を変更したりパワーオプティマイザを交換した場合には、このペアリング手順を再度行ってください。
1. パワーコンディショナの LCDライトボタンを約10秒間押下し続けます。下記のメッセージが表示されます。
Keep holding button
for pairing, release
to enter menu...
Remaining: 3 sec
さらに5秒間押下し続けて、次のメッセージを表示させます。
Pairing
Turn Switch To On

32

ソーラーエッジインストレー ションガイド MAN-01-00282-1.0

第5章:設置後の試運転
2. 5秒以内にパワーコンディショナのON/OFFスイッチをONにします。5秒経過すると、パワーコンディショナはペアリングモードを解除します。パワーコンディ
ショナがペアリングを実行すると、次のメッセージが表示されます。
Pairing
Remaining[sec]:180

3. ペアリングが完了するまで (タイマーが0になるまで) 待機します。ペアリングが失敗するとエラーが表示されます。この場合には、ペアリング手順を再度行います。また、" パワーオプティマイザのトラブルシューティング" ページ 79 をご参照ください。問題が継続して発生する場合は、ソーラーエッジサポートにご連絡く
ださい。ペアリングが成功すると次のメッセージが表示されます。
Pairing
Pairing

Completed

システムのスタートアップ処理が始まります。
パワーコンディショナのスイッチをONにした時点からパワーオプティマイザは発電を開始しており、パワーコンディショナがこの電力を交流に変換しています。
メモ
パワーコンディショナのON/OFFスイッチをONにするとDC線に高い電圧がかかるようになります。また、パワーオプティマイザの1Vの安全電圧も解除されます。

最初の接続の後にパワーコンディショナが電力の変換を開始すると、パワーコン
ディショナはスタンバイモードに移行し、動作電圧に到達するまでこのモードに留まります。このモードではパワーコンディショナの緑色のLEDが点滅します。
スタンバイモード中はパワーコンディショナが電力系統のモニタリングを行い、電圧と周波数が適切であるかどうかを確認します。下記のメッセージが表示されます。
Waking Up...
Remaining: 051 Sec
この残り時間はプロダクションモードに移行するまでの時間を示します。この時間は地域ごとの規制により異なりますが、一般的には3～5分となります。
残り時間のカウントダウンが完了すると、パワーコンディショナはプロダクショ
ンモードに移行し、発電を開始します。このモードではパワーコンディショナの緑色のLEDが点灯します。

ソーラーエッジインストレー ションガイド MAN-01-00282-1.0

33

手順3:動作の検証

手順3:動作の検証
起動時間の経過後、次のようなステータス画面がパワーコンディショナのLCDパネルに表示されます。
Vac[v] Vdc[v] Pac[w]240.7 371.9 2349.3
P_OK: XXX/YYY <S_OK>.................ON
1. 次の事項を確認します。
l
パワーコンディショナの緑色のLEDが点灯しているll

LCDパネルのON/OFFインジケータがONを示している
P_OK: XXX/YYY: パワーオプティマイザと接続しており、少なくとも1つのパワーオプティマイザからモニタリングデータが送信されています。パワーオプ
ティマイザが測定情報を送信する周期は最大で10分です。初めてペアリングをした後のXXXとYYYの両方の値は000となります。この値はペアリングしたパ
ワーオプティマイザが情報を送信してくるたびに1ずつ増加していきます。
メモ
すべてのパワーオプティマイザが個々の測定情報を送信し、それらがLCD画面に反映されるまで最大で20分かかることがあります。

l

l

l

l

S_OK はパワーコンディショナがソーラーエッジモニタリングポータルと接続されていることを示します。
Vac [V] 電力系統のAC出力電圧の測定値を示します。
Vdc [v] : すべてのモジュールの出力電圧の合計値 (でありパワーコンディショナの動作範囲内に収まる) と等しいDC入力電圧を示します。
Pac [W] 発電されたAC出力電力の合計値を示します。

2. 各機器の2Dバーコードシールを剥がして別の台紙に貼るか、ノート等にシリアルナンバーを記録します。この情報はソーラーエッジモニタリングポータルでパ
ワーコンディショナを特定するために使用されるほか、モニタリングポータル上
で新しいサイトを作成する際に必要になります。
これでソーラーエッジハーベスティングシステムを運用できるようになります。

34

ソーラーエッジインストレー ションガイド MAN-01-00282-1.0

第5章:設置後の試運転

手順4:インストレーションデータのレポートおよびモニタリング
メモ
この手順では通信を行う必要があります。 通信の設定 ページ 56。

ソーラーエッジモニタリングシステム
ソーラーエッジモニタリングポータルを利用することで、ソーラーエッジのサイト情報にアクセスできます。ここでは最新の情報を物理的および論理的な観点から確認できます。本モニタリングポータルについては、次のソーラーエッジのWebサイトのMonitoring Portal User Guideを参照してください。
http://www.solaredge.com/files/pdfs/solaredge-monitoring-portal-user-guide.pdf。
ソーラーエッジモニタリングポータルは、次のような論理的および物理的なレイアウ
トにしたがって設置されたシステムの情報を表示します。
ll

論理レイアウト:パワーコンディショナ、ストリング、モジュールおよびそれらの電気的な接続などといった、システム内のコンポーネントの論理的なレイア
ウトを図示します。この図を利用することで、どのモジュールがどのストリングに接続されているか、どのストリングがどのパワーコンディショナに接続されているかといったことを確認できます。
物理レイアウト:パワーコンディショナ、ストリング、モジュールおよびそれらの電気的な接続などといった、システム内のコンポーネントの物理的なレイア
ウトを図示します。この図には、システムコンポーネントの実際の配置が鳥瞰図として表示されます。

本ポータルを利用することで、次のことを行うことができます。
lll

特定のコンポーネントの最新のパフォーマンス情報を表示する
モジュールなどをほかの同種のコンポーネントと比較することで、パフォーマ
ンスが低下しているコンポーネントを特定する
物理レイアウトを利用して警報が発生されているコンポーネントの位置を特定する

lコンポーネント同士の接続を確認する

l

パワーオプティマイザのペアリングをリモートで行う

論理レイアウトを表示するには、アプリケーション上で 新しく作成したサイトのパ
ワーコンディショナのシリアル番号を入力する必要があります。パワーコンディショ
ナとモニタリングサーバの間の通信が確立されると、論理レイアウトが表示されます。

ソーラーエッジインストレー ションガイド MAN-01-00282-1.0

35

インストレーション情報の提供
物理レイアウトを表示するには、設置したパワーオプティマイザの位置のマッピングを行う必要があります。物理マッピングを行うには、サイトマッパーツールもしくは機器から剥がしたスティッカを貼ったサイトマッパーまたはマッピングテンプレートのいずれかを使用する必要があります (次の 手順4:インストレーションデータのレ
ポートおよびモニタリングを参照してください)。
論理および物理マッピングはソーラーエッジモニタリングポータルを利用したサイトの問題解決にも利用できます。
設置したパワーオプティマイザの物理的および論理的マッピングがソーラーエッジに送信されていない場合、ソーラーエッジモニタリングポータル上でパワーオプティマ
イザの接続を示す論理レイアウトを表示することは可能ですが、パワーオプティマイ
ザの物理的な位置やストリングを表示することはできません。
パワーコンディショナはLANまたはRS232ポートに接続した外部モデムを通してソーラーエッジモニタリングポータルに接続されます。また、本パワーコンディショナをサーバと接続済みの別のパワーコンディショナとマスタ/スレーブ構成で接続することも可能です。 通信の設定 ページ 56。

インスト レーション情報の提供
文書テンプレート
各パワーオプティマイザに取り付けられている取り外し可能な2Dバーコードを
Physical Layout Template (ソーラーエッジのWebサイトからダウンロードできます)に貼付してください。本テンプレートに貼付し終わったら、テンプレートをスキャンしてソーラーエッジモニタリングポータルでのサイト登録時にスキャンしたデータをアップロードしてください。文書テンプレートの例として、次のWebサイトを参照してください。http://www.solaredge.com/files/pdfs/physical-layout-template.pdf

Site Mapper
ソーラーエッジのスマートフォン用アプリケーションサイトマッパーを使用してパ
ワーオプティマイザとパワーコンディショナの2Dバーコードをスキャンします。本ア
プリケーションによりXMLファイルが作成されます。このXMLファイルはソーラーエッジモニタリングポータルでのサイト登録時にアップロードできます。ソーラー
エッジのサイトマッパーはアプリケーションストアからダウンロードできます。
詳細については、次のソーラーエッジのWebサイトのSite Mapper Software Guide または Site Mapperのデモ動画を参照してください。
http://www.solaredge.com/groups/installer-tools/site-mapper

ソーラーエッジモニタリングポータル上でのサイトの作成
モニタリングポータル上でのサイトの作成は、次のWebサイトの登録フォームから行います。http://www.solaredge.com/groups/site-registrationインストレーションに関する情報や論理的および物理的マッピングなどの詳細情報などのすべての必要な情報をフォームに入力してください。

36

ソーラーエッジインストレー ションガイド MAN-01-00282-1.0

第6章:ユーザインタフェース

第6章:ユーザインタフェース
LCDユーザボタン
パワーコンディショナ内部のLCD画面の上部には4つのボタンがあります。これらは次のようにLCDメニューの操作に使用します。

図 17:LCD内 部 メニューボタン

4つのユーザボタンを使用してLCDパネルのメニューを操作します。
lll

Esc: 現在表示されているパラメータの先頭にカーソル (>) を移動したり前のメニューに戻ったりするほか、(Abortedが表示されるまで) 長押しすることで値の変更をキャンセルします。
Up (1) およびDown (2): メニューオプションやパラメータの文字上でカーソルを移動させたり、値を設定する際に文字を切り替えたりします。
Enter (3): メニューオプションを選択します。また (Appliedが表示されるまで)長押しすることで変更した値を適用します。

セットアップモードのパスワード12312312を入力する際は、右側の3つのボタンを使用して123の値を入力します。
LCD画面には本システムのステータス情報と様々な設定オプション用メニューが表示されます。下記の手順でLCDパネルとボタンを使用します。
l

オペレーショナルモード:LCDパネルでシステムの稼働状態を確認できます。本オプションの説明については、 ステータス画面 - オペレーショナルモード ペー
ジ 49を参照してください。LCDユーザボタンを使用して表示される情報を切り替えることができます。

ソーラーエッジインストレー ションガイド MAN-01-00282-1.0

37パワーコンディショナの設定 – セットアップモードll

セットアップモード:設置時に設置業者が基本的な設定を行う際に使用することがあります。詳細については、 パワーコンディショナの設定 – セットアップ
モード 下を参照してください。
エラーメッセージ: 問題が発生すると、エラーメッセージがLCD画面に表示されることがあります。詳細については、 エラーおよびトラブルシューティング
ページ 67および パワーコンディショナの設定 – セットアップモード 下

パワーコンディショナの設定 – セットアップモード
次のものを 利用してパワーコンディショナを設定できます。
ll

内部LCDユーザボタン。これを利用する場合には、パワーコンディショナのカバーを取り外す必要があります。
外部LCDライトボタン。 これを利用する場合、パワーコンディショナのカバーを取り外す必要はありません。この設定方式には詳細な設定メニューが含まれていません。

内部LCDユーザボタンを利用したパワーコンディショナの設定
パワーコンディショナの設置後、現場の技術者が基本的なシステム設定を行うことがあります。設定はパワーコンディショナをセットアップモードにして行います。
セットアップモードへの移行
1. パワーコンディショナのON/OFFスイッチをOFFにします(ACはONのままにします)。
警告!
パワーコンディショナが正常に機能していれば (パワーオプティマイザが発電していれば)、次のメッセージが表示されます。

DC VOLTAGE NOT SAFEDO NOT DISCONNECT VDC:

72.0

このメッセージはDC電圧が安全電圧 (50V) になるまで表示されます。電圧が安
全電圧に下がるか、5分経過するまでカバーを開けないでください。

2. Enterボタンを5秒以上押下します。下記のメッセージが表示されます。
Please enter
Password********
3. LCDユーザボタンの内、右側にある3つのボタンを使用してパスワード12312312
を入力します。下記のメッセージが表示されます。
Country <Italy>
Language <Eng>
Communication

38

ソーラーエッジインストレー ションガイド MAN-01-00282-1.0

第6章:ユーザインタフェース
Power Control
Display
Maintenance
Information
パワーコンディショナがセットアップモードに移行し、すべてのLEDが点灯します。2
分間以上いずれかのボタンが押されない場合、パワーコンディショナは自動的にセッ
トアップモードを終了します。
次の画面はメニューオプションを階層ツリーとして示したものです。これらについて
は 設定メニューのオプション ページ 43を参照してください。実際のメニューはパ
ワーコンディショナの ファームウェアのバージョンにより異なることがあります。
メインメニュー:Country <Italy>
Language <Eng>
Communication
Power Control
Display
Maintenance
Information
国:
Germany+
Spain
France.
.
.
言語:
EnglishGermanSpanishFrenchItalian
通信1
Server<LAN>
LAN Conf
RS485–1 Conf<S>

1 ZigBee接続が確立されている場合は、Wi-Fi Confメニューは表示されません。ZigBee接続が確立されていない場合

はZigBee ConfとWi-Fi Confの両方が<N/A>と表示されます。

ソーラーエッジインストレー ションガイド MAN-01-00282-1.0

39

内部LCDユーザボタンを利用したパワーコンディショナの設定
ZigBee Conf<S>
Wi-Fi Conf<N/A>
RS232 Conf
GPIO Conf <MTR>
出力制御 1:
Grid Control <En>
Energy Manager
RRCR Conf.
Reactive Pwr Conf.
Active Pwr Conf.
Wakeup Conf.
Phase Balance <Dis>
P(f)Advanced
Load Defaults
表示:Temperature <C>
LCD On Time <30>
TLM On Time <15>
メンテナンス:Date and Time
Reset Counters
Factory ResetSW Upgrade SD-Card
Diagnostics
Standby Mode
Grid Protection
情報:
Versions
Error Log
Warning log
Hardware IDs

1 Phase Balanceは単相パワーコンディショナにのみ適用されます。

40

ソーラーエッジインストレー ションガイド MAN-01-00282-1.0

第6章:ユーザインタフェース

LCDライト ボタンを利用したパワーコンディショナの設定
LCDライトボタンを利用することでパワーコンディショナのカバーを取り外すことな
く通信の設定を行ったりエラーログおよび警告ログを表示させたりすることができます。この設定方法では利用できるメニューの数が内部LCDユーザボタンを利用して設定する場合よりも少なくなりますが、メニューの機能は同じです。
1. パワーコンディショナのON/OFFスイッチをOFFにします。
2. 次のメッセージが表示されるまでLCDライトボタンを押下し続けます。
Keep holding button
for pairing, release
to enter menu...
Remaining: 3 sec
次のメニューが表示されたらボタンを押下するのをやめます。
Optimizer pairing
Language <Eng>
Communication
Maintenance
Information
Exit
3. ボタンを短く (1秒) 押下すると次のメニューオプションにスクロールします。ボタンを長く (3秒) 押下すると項目が選択されます。メニューのExitを選択すると1つ上のメニューに戻ります。メインメニューでExitを選択するとセットアップモードが終了します。

ソーラーエッジインストレー ションガイド MAN-01-00282-1.0

41

LCDライトボタンを利用したパワーコンディショナの設定
次の画面は、LCDライトボタンを使用した場合のメインメニューの階層ツリーとして示したものです。
メインメニュー:Optimizer pairing
Language <Eng>
Communication
Maintenance
Information
Exit
言語:
EnglishGermanSpanishFrenchItalianExit
通信1:Server<LAN>
LAN Conf
RS485–1 Conf<S>
ZigBee Conf<S>
Wi-Fi Conf<N/A>
GPIO Conf <MTR>
RS232 Conf
Exit
情報:
Versions
Error Log
Warning log
HW IDsExit

1 Wi-Fi接続時にはZigBee Conf項目は表示されません。ZigBee接続時にはWi-Fi Conf項目は表示されません。

42

ソーラーエッジインストレー ションガイド MAN-01-00282-1.0

第6章:ユーザインタフェース
メンテナンス:Date and Time
Reset Counters
Factory ResetSW Upgrade SD-Card
Diagnostics
Standby Mode
Grid Protection
Exit
これらのメニューに表示される項目については、次の節で説明します。

設定メニューのオプション
本節では、LCDを使用したパワーコンディショナの設定方法について説明します。設定はパワーコンディショナのON/OFFスイッチがOFFになっている時にのみ行うことができます。内部LCDユーザボタンと外部LCDライトボタンのどちらかを使用してメ
ニューオプションの切り替えと洗濯を行います。

国および電力系統
国と電力系統の設定は内部ユーザボタンからしかできません。
1. Countryオプションを選択して、パワーコンディショナが設置されている国とパ
ワーコンディショナが接続している電力系統を指定します。このパラメータは事前に設定されている場合があります。事前に設定されている場合には、国の設定が正しいことを確認します。
警告!
国の電力系統コードに準拠し、国の電力系統と正常に連携させるには、パワー
コンディショナの国の設定を正しく設定する必要があります。

国のリストが表示されます。国が設定されていない場合には、値が<NONE>と表示されます。
メモ
パワーコンディショナに国が設定されていない場合は発電が行われません。また、次のメッセージがLCDに表示されます。
No Country Selected

国名の近くにプラス (+) が表示されている場合は、選択後に別のメニューが表示されます。
2. 確認画面に選択した国名が表示されていることを確認します。YESを選択してEnterを押します。

ソーラーエッジインストレー ションガイド MAN-01-00282-1.0

43

言語

言語
1. Languageオプションを選択して、LCD画面に表示される情報の言語を設定します。
2. 確認画面に選択した言語が表示されていることを確認します。YESを選択してEnterを押します。

通信
1. Communicationオプションを選択して、定義と設定を行います。
ll

本パワーコンディショナで使用する通信オプションはソーラーエッジモ
ニタリングポータルとの通信に適用されます。
本通信オプションは、複数のソーラーエッジデバイス間または電力メー
タやロガーなどのソーラーエッジ製でない外部デバイス間の通信に適用されます。

2. Serverを選択してデバイスとソーラーエッジモニタリングポータルの間で使用する
通信方式を設定します。これらの通信オプションの説明については、 通信の設定
ページ 56を参照してください。
メモ
Serverメニューには本パワーコンディショナにインストールされている通信オプ
ションだけが表示されます。

下の図はCommunicationメニューのメニューオプションの階層ツリーを示したものです。
すべての設定オプションの詳細情報については、下記のソーラーエッジのWebサイトのCommunication Options Application Noteを参照してください。
http://www.solaredge.com/files/pdfs/solaredge-communication_options_application_note_v2_250_and_above.pdf.
通信1:Server<LAN>
LAN Conf
RS485–1 Conf<S>
ZigBee Conf<S>
Wi-Fi Conf<N/A>
RS232 Conf
GPIO Conf <MTR>

1 ZigBee接続が確立されている場合は、Wi-Fi Confメニューは表示されません。ZigBee接続が確立されていない場合

はZigBee ConfとWi-Fi Confの両方が<N/A>と表示され、アクセスできないようになります。

44

ソーラーエッジインストレー ションガイド MAN-01-00282-1.0

第6章:ユーザインタフェース
Server:LAN
RS485
Zigbee
Wi-Fi
RS232
None
LAN Conf:
IP Config
Set DHCP <en>
Set IP
Set Mask
Set Gateway
Set DNSSet Server Addr
Set Server Port
RS485-1 Conf:
Device Type<SE>
Protocol<M>
Device ID<1>
Slave Detect<#>
Slave List <#>ZigBee Conf. (ZigBee内部モジュールが接続されている場合にのみ有効になります)
Device Type<SE>
Protocol<MP>
Device ID<1>
PAN ID
Scan Channel
Load ZB Defaults
Profile<ZB2007>
Wi-Fi Conf (内部モジュールが接続されている場合にのみ有効になります):
Scan Networks
Set key
Load Defaults
RS232 Conf:
Device Type<SE>
Protocol<GSM>
Set APN
Set Modem Type

ソーラーエッジインストレー ションガイド MAN-01-00282-1.0

45

電力制御
Set
Set

User Name
Password

GPIO Conf:
DeviceType <RRCR>

電力制御
有効および無効電力制御オプションの詳細情報については、下記のソーラーエッジのWebサイトのPower Control Application Noteを参照してください。
http://www.solaredge.com/files/pdfs/application_note_power_control_
configuration.pdf
Grid Control <En>
Energy Manager
RRCR Conf.
Reactive Pwr Conf.
Active Pwr Conf.
Wakeup Conf.
Phase Balance <Dis>
P(f)Advanced
Load Defaults
メモ
Phase Balanceは単相パワーコンディショナにのみ適用されます。詳細について
は、ソーラーエッジのWebサイトの Phase Balancing Manual を参照してください。
http://www.solaredge.com/files/pdfs/phase_balancing_connection_guide.pdf

デフォルトではGrid Controlオプションは無効になっています。ページ40に記載されているように、メニューから追加オプションを開くことができます。

表示
Displayを選択して次の項目を表示します。
Temperature <C>
LCD On Time <30>
TLM On Time <15>
l

l

l

46

Temperature: 温度の単位としてCelsius (摂氏) またはFahrenheit (華氏) のどちらかを選択します。
LCD On Time <30>: LCDライトボタンを押下した際にLCDバックライトを点灯す
る時間 (単位: 秒)。設定可能な範囲は10~120秒です。
TLM On Time <15>: Telemetry画面を表示した際にLCDバックライトを点灯させる時間 (単位: 分)。設定可能な範囲は1~120分です。

ソーラーエッジインストレー ションガイド MAN-01-00282-1.0

第6章:ユーザインタフェース

メンテナンス
Maintenanceを選択して次の項目を表示します。
Date and Time
Reset Counters
Factory ResetSW Upgrade SD-Card
Diagnostics
Standby Mode
Grid Protection
l

l

l
l

l

l

l

Date and Time: 内部リアルタイムクロックの時間を設定します。ソーラーエッ
ジモニタリングポータルに接続している場合は日付と時間が自動的に設定されますが、タイムゾーンの設定は行う必要があります。
Reset Counters: ソーラーエッジモニタリングポータルに送信されている積算電
力カウンタをリセットします。
Factory Reset: デバイスをリセットして設定をデフォルト設定に戻します。
SW Upgrade SD-Card: SDカードを使用したソフトウェアアップグレードを行います。
Diagnostics: Isolation Status画面を表示します。ソーラーエッジのWebサイト
http://www.solaredge.us/files/pdfs/application_note_isolation_fault_
troubleshooting.pdfを参照してください。
Standby Mode: リモートコミッショニング用のスタンバイモードを有効/無効にします。
Grid Protection: 特定の国でのみ利用可能です。電力系統の保護設定の閲覧と設定を行うことができます。ソーラーエッジのWebサイト
http://www.solaredge.com/files/pdfs/viewing_grid_protection_values.pdfを参照してください。

情報
Informationを選択して次の項目を表示します。
Versions
Error Log
Warning log
Hardware IDs

ソーラーエッジインストレー ションガイド MAN-01-00282-1.0

47

情報

l

Versions: パワーコンディショナのファームウェアのバージョンを表示します。
o

ID: パワーコンディショナのIDを表示します。

o

DSP 1 /2: DSPデジタル制御ボードのファームウェアのバージョンを表示します。

oCPU: 通信ボードのファームウェアのバージョンを表示します。
メモ
ソーラーエッジサポートにご連絡いただく場合は、これらの情報を事前にご確認く
ださい。

lError Log: 直近の5つのエラーを表示します。

l

Warning Log: 直近の5つの警告を表示します。

l48

Hardware Ids:: 次のハードウェアのシリアル番号を表示します (シリアル番号があり、パワーコンディショナと接続している場合のみ)。
o ID: パワーコンディショナのIDo

RGM1: 電力メータ (低次のModbus IDを含みます)oRGM2: 2つ目の外部電力メータ (高次のModbus IDを含みます)o

ZB: Zigbee MACアドレス

oCell: MEID (CDMA) またはIMEI (GSM)o

WiFi: Wi-Fi MACアドレス

ソーラーエッジインストレー ションガイド MAN-01-00282-1.0

第6章:ユーザインタフェース

ステータス画面 - オペレーショナルモード
通常運用時にCDLライトボタンを押下してLCDバックライトを点灯させます。
さらにボタンを押下すると、下記のように表示が切り替わります。

イニシャルステータス
Vac[V] Vdc[V] Pac[W]240.7 371.9 2349.3
P_OK: XXX/YYY <S_OK>- -- - -- - -- - -- - -- - O NlVac [V]:AC出力電圧l

Vdc [V]:DC入力電圧l

Pac [W]:AC出力電力

l

l

l

P_OK: XXX/YYY:パワーオプティマイザと接続しており、少なくとも1つのパワー
オプティマイザからモニタリングデータが送信されています。XXXは、直近の2時間のうちに測定情報を送信してきたパワーオプティマイザの数を示します。
YYYは、直近のペアリング処理時に認識されたペアリング済みのパワーオプティ
マイザの数を示します。XXXとYYYの値が同じでない場合は、1つ以上のパワー
オプティマイザで問題が発生している可能性があります。
S_OK:ソーラーエッジモニアリングポータルとの接続が成功していることを示し
ます (パワーコンディショナとサーバが接続されている場合にのみ表示されます)。
ON/OFF: パワーオプティマイザの ON/OFFスイッチのポジションを示します。

主要パワーコンディショナステータス
Vac[V]
240.7
Fac[Hz]50.0

Vdc[V]
371.9
O P s _O k
11lVac [V]:AC出力電圧l

Vdc [V]:DC入力電圧l

Pac [W]:AC出力電力l

Fac [Hz]:AC出力周波数ll

Pac[W]
3210.0Temp
28.2

OPs_Ok:パワーオプティマイザから送信された測定情報の数 (ペアリングしていることを示します)Temp [C or F]:パワーコンディショナのヒートシンクの温度

ソーラーエッジインストレー ションガイド MAN-01-00282-1.0

49電力メータステータス

電力メータステータス
前日、先月、昨年の発電開始以来の合計発電量を表示します。
Day[Wh]: 0.0
Month[KWh]: 0.0
Year[KWh]: 0.0
Total[KWh]: 0.0
電力メータとパワーコンディショナを接続している場合は、 上の画面の代わりに次の合計発電量を示す画面が表示されます。
Revenue Grade Meter
Status: <OK>
<Error Message>
Total[Wh]:XXXXXXXlll

Status:メータと通信ボードの間の通信が正常に行われている場合は、OKと表示されます。
<Error message>:ここに内部メータのエラーが表示された場合には、ソーラー
エッジサポートに連絡してください。
Total (Wh):メータで測定された電力の値 ここに表示される値は、パワーコン
ディショナと接続しているメータの種類や場所に依存します。
o 自家消費点に双方向性のメータを接続している場合には、この値は消費された電力を示します。
o

系統連系点にメータが設置されている場合には、この値はサイトの発電量を示します。

o

電力系統との接続点にメータが設置されている場合には、この値は電力系統に供給されている電力量を示します。

パワーコンディショナとソーラーエッジサーバを接続している場合には、この値はモニタリングポータル上にも表示されます。
メモ
このデータは内部リアルタイムクロックにしたがって蓄積されます。

50

ソーラーエッジインストレー ションガイド MAN-01-00282-1.0

第6章:ユーザインタフェース

測定情報ステータス
この画面には受信したパワーオプティマイザの最新情報が表示されます。この画面の情報は各パワーオプティマイザが測定情報を送信するたびに変更されます。
正しく設置されているかどうかを検証する際に、測定情報画面を確認することでパワーオプティマイザのレポート状況を調べることも可能です。
Module: 000C1ED9-03
Energy[Wh]:0 Vdc_O[V]:40.5 Vdc_I[V]:29.5lModule#: パワーオプティマイザのシリアル番号lEnergy: パワーオプティマイザの電力l

Vdc_O: パワーオプティマイザの出力電圧l

Vdc_I: パワーオプティマイザの入力電圧 (モジュールの電圧)

IDステータス
この画面には、パワーコンディショナのソフトウェアのバージョンとパワーコンディ
ショナに設定した国設定が表示されます。
ID: ######## ##DSP1/2:1.0210/1.0034
CPU:0003.14xx
Country:ESPl

ID: パワーコンディショナのIDl

DSP 1 /2: DSPデジタル制御ボードのファームウェアのバージョンlCPU: 通信ボードのファームウェアのバージョンlCountry: 現在の国設定

サーバ通信ステータス
Server:LAN <S_OK>
Status: <OK>
xxxxxxxx<ERROR MESSAGE>ll

Server: ソーラーエッジモニタリングポータルとの通信方式
S_OK: ソーラーエッジモニアリングポータルとの接続が成功していることを示
します (パワーコンディショナと サーバが接続されている場合にのみ表示されます)。

ソーラーエッジインストレー ションガイド MAN-01-00282-1.051

IPステータスlll

Status: パワーコンディショナと特定のサーバのポート/デバイス (LAN、RS485、Wi-FiまたはZigBeeモジュール) の間で接続が確立されており、正常に通信できる場合、OKと表示されます。
Xxxxxxxx: 8ビットのイーサネット通信接続ステータスです。複数の1と0で構成された文字列が表示されます。1はOKを表します。0はエラーを表します。起こり得るエラーの一覧とエラーのトラブルシューティングについては、 通信に関するトラブルシューティング - S_OKが表示されていない場合 ページ 67 を参照
してください (S_OKが表示されていない場合)。
Error message: 障害によって表示内容が異なります。 エラーおよびトラブル
シューティング ページ 67を参照してください。

IPステータス
本画面にはIP、サブネットマスク、TCPゲートウェイおよびMACアドレスなどのイー
サネットの設定が表示されます。
IP 192.168.2.119
MSK 255.255.255.0
GW 192.168.2.1
MAC 0-27-02-00-39-36

ZigBee Status
本画面には、ZigBeeの設定が表示されます。
PAN:XXXXX
CH:XX/XXXX RSSI:<L>
MID:XXXX XXl

RSSI: システムの中で最も近くにあるZigBeeのRSSI (Received Signal Strength
Indicator、受信信号強度表示) です。L = 低、M = 中、H = 高、(-) = 信号なし

l

PAN ID: ZigBee送受信機のPAN ID

lCh.: ZigBee送受信機のチャネル

l

ID: ZigBee送受信機のID

l52

MID: コーディネータ (マスタ) ZigBeeモジュールのマスタID。この欄は、ZigBee
アソシエーションの確立が成功した後のルータ (スレーブ) ZigBeeモジュールにのみ表示されます。ZigBeeモジュールが接続されていない場合には、MID欄の代わりにNo ZigBeeメッセージが表示されます。

ソーラーエッジインストレー ションガイド MAN-01-00282-1.0

第6章:ユーザインタフェース

Wi-Fiステータス
この画面にはWi-Fiの設定が表示されます。
IP: 192.168.2.119
GW: 192.168.2.1
SSID: xxxxxxxx
RSSI: <L/M/H/->l

IP: DHCPで受信したIPアドレス

l

GW: ゲートウェイのIPアドレスll

SSID: Service Set Identifierの略称。WLAN (Wireless Local Area Network) の名前。
同一のWLANを利用するすべての無線デバイスは、相互に通信する際に同一のSSIDを利用する必要があります。
RSSI: ソーラーエッジシステムの中で最も近くにあるWi-FiのRSSI (Received
Signal Strength Indicator、受信信号強度表示) です。L = 低、M = 中、H = 高、
- = 信号なし

通信ポート ステータス
Dev Prot ##RS485-1<SE><S > <-- >ZigBee <SE><MPS><-- >lll##: 特定のポートで検出されたスレーブの合計数
Dev: 次のような (ポートの機能に基づいて) 特定のポートに設定されたデバイスの種類。
o SE: ソーラーエッジデバイス (デフォルト)o

DM: レベニューメータ

o

LGR: ソーラーエッジから提供されていないロガー

PROT: ポートに設定されているプロトコルo

ソーラーエッジデバイスについては、次のものが存在します。
n S: ソーラーエッジスレーブnM: ソーラーエッジマスタnP2P: ZigBeeポイントツーポイントnMPM: ZigBeeマルチポイントマスタ (ソーラーエッジZigBee
ホームゲートウェイ用)

n

MPS: ZigBeeマルチポイントスレーブ (ZigBeeルータモジュール
用)

ソーラーエッジインストレー ションガイド MAN-01-00282-1.0

53

ファンステータスo

電力メータについては、ソーラーエッジのWeb-サイトapplication note Connecting an Electricity Meter to SolarEdge Devicesを参照してください。http://www.solaredge.com/files/pdfs/connecting-revenue-grademeter-to-solaredge-devices.pdf

o

SS: SunSpecの略称 - ソーラーエッジから提供されていないロガー

ファンステータス
この画面は3相パワーコンディショナ向けです。パワーコンディショナの内部および外部ファンのステータス情報を提供します。
Fan Status:
Fan1: Not Working
Fan2: Operating

または
Fan Status:
Int: Not Working
Ext: Operating

各ファンには次のようなステータスが付加されています。
llOperating: ファンに異常はありません。
Not Working: このステータスはファンの障害以外にもシステムエラーも示すことがあります。ACのON/OFFによりステータスが元に戻ることがあります。ス
テータスが変化しない場合には、ファンを交換してください。

詳細については、 外部ファンのメンテナンスおよび交換 ページ 93を参照してください。

54

ソーラーエッジインストレー ションガイド MAN-01-00282-1.0

第6章:ユーザインタフェース

電力制御ステータス
通信ボード (CPU) のファームウェアがバージョン 2.7xx/3.7xx以降の製品でご利用いただけます。
PWR CTRL: REMOTE
PWR Limit: 10.04 kW
CosPhi: 0.9
Power Prod: 7000Wl

PWR CTRL: 電力制御ステータス
o REMOTE - RRCRまたはスマート電力マネージャとの通信が確認されているか有効になっています。
ol

LOCAL - 電力がローカルで制御 (例: 固定制限値など) されているか、ス
マート電力マネージャとの通信が解除されているために太陽電池モジュールの発電量が特定の給電量になるよう本パワーコンディショナが制限しています。このステータスが表示された場合は、スマート電力マ
ネージャまたはメータとの通信を確認してください。

PWR Limit: 電力制限オプションにより設定されたパワーコンディショナの最大
出力電力
o RRCRo

スマート電力マネージャ (給電制限)

o

P(f)

o

Q(U)

l

Cos Phi: 有効電力と無効電力の比率lPower Prod: パワーコンディショナの発電量

詳細については、次のアプリケーションノートを参照してください。
oPower Control Application Note、次のソーラーエッジのWebサイトからご覧いただけます。http://www.solaredge.com/files/pdfs/application_note_power_
control_configuration.pdf

oFeed-in Limitation Application Note、次のソーラーエッジのWebサイトからご覧
いただけます。 http://www.solaredge.com/files/pdfs/products/feed-in_
limitation_application_note.pdf

ソーラーエッジインストレー ションガイド MAN-01-00282-1.0

55

第7章: 通信の設定

第7章: 通信の設定
パワーオプティマイザはDC電力線(太陽電池の出力回路) を利用して情報をパワーコン
ディショナに送信します。この情報はパワーコンディショナからソーラーエッジモニ
タリングポータルにインターネット経由で送信されます。データをパワーコンディ
ショナから送信するには、この章で説明する通信用の接続を設定する必要があります。パワーハーベスティングには通信の設定は必要ありませんが、モニタリングポー
タルを使用する場合には通信の設定が必要となります。
この章ではマスタ/スレーブ構成の複数のパワーコンディショナの間の通信の設定について説明します。
注意!
通信ケーブルを接続する前にパワーコンディショナ底部のON/OFFスイッチがOFFになっていることと、ACがOFFで あることを確認してください。
通信パラメータを設定する場合には、ON/OFFスイッチがOFFになっていることと、ACがONであることを確認してください。

通信の種類
l
l

l

l

イーサネット:LAN接続に使用します。
RS485:複数のソーラーエッジデバイスを同一のバス上でマスタ-スレイブ構成で接続する際に試使用します。RS485は、レベニューメータやデータロガーなどのソーラーエッジから提供されていない外部デバイスとのインタフェースとしても使用されます。
ZigBee:オプションの無線通信に使用しています (個別に購入する必要があります。詳細については付属のマニュアルを参照してください)。
Wi-Fi:オプションの無線接続に使用しています (個別に購入する必要があります。詳細については付属のマニュアルを参照してください)。

ソーラーエッジから提供している通信用製品のみサポートしています。
パワーコンディショナをOFFにする場合も含めて、通信オプションは 常に接続した状
態にしてください。

通信コネクタ2個の通信グランドは様々な通信オプションの接続時に使用します。各グランドには3つの開口部があります。下記開口部の機能については次の表を参照してください。使用しない開口部にはシールを施してください。
1番 グランド
1 (PG16)2 (PG13.5)

56

開口部

説明

ケーブルのサイズ (直 径 )小さいものを1
つ大きいものを2
つ

外部アンテナケーブル

2~4mm

イーサネット接続 (CAT5/6)、
ZigBee、 または Wi-Fi

4.5~7mm

3つすべて

RS485、電力削減

2.5~5mm

ソーラーエッジインストレー ションガイド MAN-01-00282-1.0

第7章: 通信の設定

図 18:通 信 グランド

通信ボードには次の図のようにイーサネット接続用のRJ45開口部と RS485接続用の9ピン開口部が 備えられています。

図 19: 内 部 コネクタ

パワーコンディショナのカバーの取り外し
通信接続のためにパワーコンディショナのカバーを取り外す場合には、次の手順にそって行ってください。
1. パワーコンディショナのON/OFFスイッチをOFFにします。
2. 主配電盤のブレーカをOFFにしてパワーコンディショナへの電力供給を停止します。コンデンサを放電させるため5分間待ちます。
3. 6個の六角ねじを外し、慎重に水平に引き出してから外してください。
注意!
カバーを外す際に内部コンポーネントを傷つけないように注意してください。
カバーの取り外し時の不注意によるコンポーネントの破損に対しては、ソーラーエッジは一切責任を負いません。

ソーラーエッジインストレー ションガイド MAN-01-00282-1.0

57

イーサネット(LAN) 接続の確立

イーサネット(LAN) 接続の確立
本通信オプションを使用することで、イーサネット接続を利用してパワーコンディ
ショナとソーラーエッジモニタリングポータルをLANを介して接続できます。
イーサネット ケーブルの仕様
l

ケーブルタイプ – CAT5/CAT6l

パワーコンディショナと ルータの間の最大距離 – 100m/330ft.
メモ
ケーブルの長さが10m/33ft.を超える場合には落雷によりサージ電圧が発生する可能性があります。外付け式のサージ保護デバイスを導入することを推奨します。詳細については次のソーラーエッジのWebサイトを参照してください。
http://www.solaredge.com/files/pdfs/lightning_surge_protection.pdf 通信線に接地した金属の電線管を使用している場合には落雷保護デバイスは不要です。

図 20:イーサネット 接 続 の例

イーサネットケーブルを接続します。
1. パワーコンディショナのカバーを説明にしたがって取り外します。
2. 通信グランドの1番を開けます。
注意!
このグランドには適切にシールを施すため防水ゴムが取り付けられています。

3. プラスチック製のシールを開口部から取り外します。開口部のゴムには切れ目が入っています。
4. グランドに付属しているゴムを取り外し、CAT5/6ケーブルをグランドとグランドの開口部を介して パワーコンディショナに接続します。

58

ソーラーエッジインストレー ションガイド MAN-01-00282-1.0

第7章: 通信の設定
5. ケーブルをゴムの切れ目にはめ込みます。

図 21:ケーブルグランド およびゴム製 の取 り付 け部 品

次の図のようにCAT5/6標準ケーブルには8本の芯 (4組のツイステッドペア) があります。芯の色はケーブルによって異なることがあります。ケーブルの両端のピンと色コードが同じであれば、ワイヤリング標準規格を適用できます。
芯 の色 1

RJ45のピン番
号

T568B

T568A

10Base-T信 号
100Base-TX信 号

1

白色/オレンジ色

白色/緑色

送信+

2

オレンジ色

緑色

送信-

3

白色/緑色

白色/オレンジ色

受信+

4

青色

青色

リザーブ

5

白色/青色

白色/青色

リザーブ

6

緑色

オレンジ色

受信-

7

白色/茶色

白色/茶色

リザーブ

8

茶色

茶色

リザーブ

図 22: 標 準 ケーブルのワイヤリング

1 本パワーコンディショナはRX/TX極性の変更をサポートしていません。イーサネットクロスオーバケーブルをサポートするかどうかはスイッチに依存します。

ソーラーエッジインストレー ションガイド MAN-01-00282-1.059イーサネット(LAN) 接続の確立
6. 端子が付いたケーブルを1番グランドを介してパワーコンディショナの通信ボードのRJ45プラグに接続します。未組み立てケーブルを使用する場合は、次の手順にしたがって接続します。
a. ケーブルを1番グランドに挿入します。
b. クリンパやケーブルカッタを使用してケーブルの外側の絶縁体を切り取り、8本の芯をむき出しにします。
c. 図 22 にしたがって8本の芯をRJ45端子に挿入します。
d. クリンパを使用してコネクタを取り付けます。
e. イーサネットコネクタを通信ボードのRJ45ポートに接続します。

図 23:RJ45イーサネット 接 続

7. スイッチ/ルータ側については端子が付いたケーブルを使用するか、クリンパを使用してRJ45通信コネクタを用意(上の図と同じように8本の芯をRJ45コネクタに挿入)します(図 22 )。
8. ケーブルのRJ45コネクタとイーサネットスイッチ/ルータのRJポートを接続します。
必要に応じて、1つ以上のパワーコンディショナを同じスイッチ/ルータに接続したり、異なるスイッチ/ルータに接続したりすることができます。各パワーコン
ディショナは個々にモニタリングデータをソーラーエッジモニタリングポータルに伝送します。

60

ソーラーエッジインストレー ションガイド MAN-01-00282-1.0

第7章: 通信の設定
9. 本パワーコンディショナは デフォルトではLAN向けに設定されています。再設定が必要な場合は次の手順にしたがって設定してください。
a. ON/OFFスイッチがOFFになっていることを確認します。
b. 主配電盤のブレーカをONにしてパワーコンディショナに電力を供給します。
c.

通信 ページ 44の説明にしたがって、内部ユーザボタンで接続の設定を行います。
メモ
ネットワークのファイアウォールが設定されている場合は、次のアドレスへの接続ができるように設定する必要がある場合があります。
l
宛先アドレス: prod.solaredge.com
l10.

TCPポート: 22222 (データの送受信用)

接続の確認 ページ 66の説明にしたがって、接続を確認します。

RS485バス接続の確立
RS485オプションにより、31台のスレーブパワーコンディショナと1台のマスタパ
ワーコンディショナで構成されるパワーコンディショナのバス接続を確立できます。
本オプションを利用することで、バス (チェーン)内のパワーコンディショナがRS485
接続を介して相互接続されます。ターミネート(終端) する必要があるパワーコンディ
ショナはチェーンの先頭と最後尾の2台です。
RS485の接続仕様:
l

ケーブルタイプ: 最低3芯のシールド付きツイステッドペアケーブル (4芯ケーブ
ルを使用できます)l

線の横断面: 0.2~1mm²/24~18AWG (CAT5ケーブルを使用できます)l

最大ノード数: 32l

先頭デバイスから最後尾デバイスまでの最長距離: 1km/3300ft.
メモ
ケーブルの長さが10m/33ft.を超える場合には落雷によりサージ電圧が発生する可能性があります。外付け式のサージ保護デバイスを導入することを推奨します。詳細については次のソーラーエッジのWebサイトを参照してください。
http://www.solaredge.com/files/pdfs/lightning_surge_protection.pdf 通信線に接地した金属の電線管を使用している場合には落雷保護デバイスは不要です。
メモ
パワーコンディショナと電力計の接続にはRS485ポートが使用されるため、電力系を接続している場合にはRS485通信バスは使用できません。

次の節では、RS485バスの物理的な接続方法および設定方法について説明します。

ソーラーエッジインストレー ションガイド MAN-01-00282-1.0

61

RS485バス接続の確立
RS485通信バスの接続
1. パワーコンディショナのカバーの取り外し ページ 57に記載されているようにパワーコンディショナのカバーを取り外します。
2. パワーコンディショナの通信用グランド #2の開口部からシールを外し、開口部にケーブルを挿入します。
3. 次の図のように、9ピンのRS485/RS232ターミナルブロックコネクタを引き出します。

図 24:RS485ターミナルブロック

4. RS485ターミナルブロックの左側にあるA(+)、B(-)およびGピンのねじを緩めます。

図 25:RS485/RS232ターミナルブロック

5. 上の図のようにワイヤの末端をG、AおよびBピンに挿入します。この接続には4芯
または6芯のツイステッドペアケーブルを使用してください。同じ色のワイヤをす
べてのソーラーエッジデバイス間でA同士、B 同士または G 同士に使用する限り、どの色のワイヤを使用してもかまいません。

62

ソーラーエッジインストレー ションガイド MAN-01-00282-1.0

第7章: 通信の設定
6. RS485バスにおいては、すべてのパワーコンディショナのB、AおよびGピンすべてを接続してください。次の図はこの接続の構造を示したものです。

図 26:パワーコンディショナのチェーン接 続
メモ
B、AおよびGのワイヤをクロス接続しないでください。RS485-2ピンにはワイヤを挿入しないでください。

7. ターミナルブロックのねじを締めます。
8. 線が完全に挿入されており、簡単に抜けないようになっていることを確認してください。
9. RS485ターミナルブロックを通信ボードの右側のコネクタにしっかりと最後まで押し込みます。

ソーラーエッジインストレー ションガイド MAN-01-00282-1.0

63RS485バス接続の確立
10. パワーコンディショナ内部のターミネートディップスイッチを切り替えて (スイッ
チを上にして) チェーンの先頭と最後尾のソーラーエッジデバイス(パワーコンディ
ショナ/SMI/コントロールコミュニケーションゲートウェイなど)をターミネートします。本スイッチは、通信ボード上のSW7と明記されている箇所にあります。

図 27:RS485終 端 スイッチメモ
ターミネート(終端) する必要があるソーラーエッジデバイスは、チェーンのソーラーエッジデバイスの最初と最後の2つのデバイスだけです。チェーンに含まれるほかのパワーコンディショナのターミネートスイッチはOFF(下の位置)にしてください。

モニタリングポータルとの接続
1. パワーコンディショナの1つをRS485バスとソーラーエッジモニタリングポータルの間の接続点として指定します。このパワーコンディショナはマスタパワーコン
ディショナとして機能します。
2. LANまたはZigBee通信オプションを介してこのマスタとソーラーエッジモニタリン
グポータルを接続してます。
RS485通信バスの設定
デフォルトでは、すべてのパワーコンディショナはスレーブとして設定されています。設定が必要な場合には次の手順にしたがって設定してください。

64

ソーラーエッジインストレー ションガイド MAN-01-00282-1.0

第7章: 通信の設定
1. ON/OFFスイッチがOFFになっていることを確認します。
2. 主配電盤のブレーカをONにしてパワーコンディショナに電力を供給します。
警告!
感電に注意してください。パワーコンディショナのカバーを取り外した後の絶縁処理が施されていない線に触れないようにしてください。

3. ユーザボタンを使用して接続の設定を行います。パワーコンディショナをマスタとして設定するには、次のLCDメニューを選択します。
Communication è Server è LAN、ZigBee またはWi-Fill

RS485-1 Conf. è Device Type è SolarEdgel

RS485-1 Conf. è Protocol è Masterl

RS485-1 Conf. è Slave Detect
システムにより、マスタパワーコンディショナと接続しているスレーブのソー
ラーエッジパワーコンディショナが自動的に検出されます。本パワーコンディ
ショナはスレーブの正確な数を表示します。この数が表示されない場合は、接続とターミネーションが正常に行われているか確認してください。

4.

接続の確認 次のページにしたがって、マスタとソーラーエッジモニタリングポー
タルの接続を確認します。

ZigBeeによる無線接続の確立
本通信オプションを使用することで、ZigBeeを利用して1つまたは複数のデバイスとソーラーエッジモニタリングポータルを接続できます。
ご提供しているZigBeeデバイスにはユーザマニュアルが付属しています。接続する前に参照してください。次のソーラーエッジのWebサイトからご利用いただけます。
http://www.solaredge.com/groups/products/communication (ZigBeeの項)

Wi-Fi接続の確立
本通信オプションを使用することで、Wi-Fiを利用して1つまたは複数のデバイスとソーラーエッジモニタリングポータルを接続できます。
Wi-Fiキットは別途購入する必要があります。これらはシステムインストレーション時に組み込むことができます。Wi-Fiキットにはユーザマニュアルが付属しています。接続する前に参照してください。次のソーラーエッジのWebサイトからご利用いただけます。 http://www.solaredge.com/groups/products/communication (Wi-Fiの項)

ソーラーエッジインストレー ションガイド MAN-01-00282-1.0

65

接続の確認接続の確認
接続と通信オプションの設定を行った後は、次の手順を実行してモニタリングサーバとの接続が正常に確立されていることを確認してください。
1. パワーコンディショナのカバーを取り付けます。パワーコンディショナのカバーを取り付け、9.0 N*m/6.6 lb*ftのトルクでねじを締めます。正しく付けるため、始めに角のねじを締めてから中央の2つのねじを締めてください (図 16 を参照してく
ださい)。
2. 主配電盤のブレーカをONにしてパワーコンディショナに電力を供給します。
3. パワーコンディショナがソーラーエッジモニタリングポータルに接続するまで待機します。これには最大で2分ほどかかります。
次のようなステータス画面がLCDパネルに表示されます。
Vac[V] Vdc[V] Pac[w]240.7 14.1 0.0
P_OK: 000/000 <S_OK>- -- - -- - -- - -- - -- O F F
S_OK: これはソーラーエッジモニタリングポータルへの接続が成功していることを示します。S_OKが表示されない場合には、 エラーおよびトラブルシューティング 見開きページを参照してください。

66

ソーラーエッジインストレー ションガイド MAN-01-00282-1.0

補足資料A: エラーおよびトラブルシューティング

補足資料A: エラーおよびトラブルシューティング
この別表では、エラーが発生した際にLCDパネルに表示されるエラーメッセージとそれらに対するトラブルシューティングについて説明します。

通信に関するトラブルシューティング - S_OKが表示されていな
い場合
S_OKが表示されていない場合には、次のことを実行してください。

イーサネット 通信のト ラブルシューティング
イーサネット通信の使用時には、Server Communication Status画面を利用してエラーが発生している箇所を調べることができます。
Server:LAN <S_OK>
Status: <OK>
xxxxxxxx<ERROR MESSAGE>
xxxxxxxxは1と0で構成される文字列で、通信接続ステータスを8ビットで表します。1
はOKを表し、0はエラーを表します。起こり得るエラーとそのトラブルシューティン
グの方法の詳細については、次の表を参照してください。
ビットの
位置

1番目

2番目

3番目

4番目

エラーメッセージ

LAN Disconnected

エラーの説明イーサネットの物理ケーブルの接続障害: イーサネットリ
ンクまたは物理的なイーサ
ネットケーブルが正常に接続されていません。

トラブルシューティングの方
法
ケーブルのピン割り当てとケーブルの接続状態を確認してください。イーサネット(LAN) 接続の確立 ページ 58

DHCPサーバから正しくIPア
ドレスを取得できていません。
DHCPもしくは固定IPの 設定
がパワーコンディショナとルーターの間で一致していな
い可能性があります。

ルータおよびパワーコンディ
ショナの設定を確認してくだ
さい。ネットワーク環境を確認してください。

Gateway Ping Failed

ルータに接続できません。最初に接続するローカルスイッ
チ/ルータに対するPingが失敗しました。

スイッチ/ルータへの物理的な接続状態を確認してください。ルータ/スイッチの（物理的な接続を示す）リンクLEDが点灯していることを確認してください。問題がないようであれば、ご自身の会社のIT部門に連絡するか、ケーブル
をクロスのものからストレー
トのものに変更してください。

G Server Ping Failed

インターネットに接続できま
せん。Google.comへのPingが失敗しました。

ノートPCを接続してインター
ネットへの接続を確認してください。インターネットにアクセスできない場合は、ご自

DHCP Failed, or Invalid
DHCP Config

ソーラーエッジインストレー ションガイド MAN-01-00282-1.0

67イーサネット通信のトラブルシューティング
ビットの位置

エラーメッセージ

エラーの説明トラブルシューティングの方法
身の会社のIT管理者またはイ
ンターネットプロバイダに連絡してください。
Wi-Fiネットワークについて
は、インターネットプロバイ
ダのAP/ルータに定義されているユーザ名とパスワードが使用されていることを確認してください。
ソーラーエッジサーバのアドレス

5番目

を LAN Conf サブメニューから確認してください。

6番目

Server x Ping Failed

x番目の冗長サーバへのPingが失敗しました。

7番目

8番目

68

アドレス: prod.solaredge.com
ポート: 22222

Tcp Connect. Failed

ソーラーエッジサーバに接続できません。ソーラーエッジ
サーバとの通信が失敗しました。

ご自身の会社のネットワーク
管理者にファイアウォールやほかの機器により通信がブロックされていないかどうか
確認してください。

ソーラーエッジインストレー ションガイド MAN-01-00282-1.0

補足資料A: エラーおよびトラブルシューティング

RS485通信のト ラブルシューティング
1. Master Not Foundメッセージが表示された場合は、マスタデバイスが応答していな
いかRS485ケーブルが接続されていません。マスタデバイスの接続を確認し、必要に応じて修正してください。
2. スレーブディテクト操作後、マスタに表示されたスレーブの数が実際のスレーブの数よりも少ない場合には、下記の手順1 でを表示して、見つからなかったスレー
ブを特定し、接続のトラブルシューティングを行うことができます。
マスタデバイス上でのSlave Listの表示
1. スレーブディテクト操作後、追加のメニュー Slave List がRS485-Xメニューに表示されます。
検出されたスレーブの数がマスタに接続しているスレーブの数と合わない場合には、Slave Listを利用して検出されていないスレーブやそれらの接続の確認を行います。
Device Type<SE>
Protocol<M>
Device ID<1>
Slave Detect<#>
Slave List <#>2. Slave Listを選択します。検出されたスレーブのシリアル番号の一覧が表示されます。例:
5000FE01-4F
5000FE02-50.
.

1 CPUバージョン 3.14xx以降をサポートします。

ソーラーエッジインストレー ションガイド MAN-01-00282-1.0

69

更なるトラブルシューティング
3. 検出されたスレーブの詳細を確認するには、該当するシリアル番号を選択します。次の情報が表示されます。
ID: 5000FE01-4F
Last Communication
17/02/2015
14:24:01ll

ID: デバイスのシリアル番号
Last Communication: デバイスがマスタデバイスと最後に通信した日時(dd:mm:yy 24h)。マスタデバイスの起動後に初めてデバイスが検出された
場合は、この欄にはN/Aと表示されます。

更なるト ラブルシューティング
1. モデムまたはハブ / ルータが正常に機能していることを確認してください。
2. 通信ボードの内部コネクタと正しく接続されていることを確認してください。
3. 選択した通信オプションが正しく設定されていることを確認してください。
4. ネットワークおよびモデムが正常に動作しているかどうかをソーラーエッジの機器に関わらない方法で確認します。たとえば、ノートPCをイーサネットルータに接続してインターネットに接続します。
5. ファイアウォールやネットワークフィルタにより通信がブロックされていないかどうか確認します。
6. ZigBeeに関するトラブルシューティングについては、ZigBeeインストレーション
マニュアルを参照してください。

エラーコード
エラーメッセージにはエラー番号と説明が次の形式で表示されます。
Error code XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
エラーメッセージは30秒間表示されます。この後、パワーコンディショナは再接続のために 待機してから再起動します。この処理の間は、LCD画面にWaking Upメッセー
ジと再接続が行われるまでの時間が表示されます。
パワーコンディショナの種類 (単相または3相) によりエラーコードの番号が異なる場
合があります。これについては、次の表を参照してください。

70

ソーラーエッジインストレー ションガイド MAN-01-00282-1.0

エラーコード

警告!
エラーのトラブルシューティング時には本マニュアルに記載されているすべての警告および注意事項を順守してください。

単相パワーコン

3相パワーコンディショナのエ ディショナのエ
ラー番号

ラー番号

LCD

説明

メッセージ

トラブルシューティングの方法

Fan # Failure

複数あるファンの内の1つが機能していません。

ファンのステータス画面を確認してください (" ファンステー
タス" ページ 54。必要に応じて、ファンを交換してください(ソーラーエッジでは交換キットを提供しています)。

4、5、8、12、 45、48、
18~23、39、 50~53、94、42、45
108-111、113

SW Error

内部ソフトウェアエラー

エラーが継続して発生する場合は、ソーラーエッジサポートにご連絡ください。

N/AWrong ACconnection

パワーコンディショナのケーブルの接続が正しくありません。たとえば、電力系統のAC線1がパワーコン
ディショナの線2と接続されており、パワーコンディ L1とL2またはL2とL3の接続を入れ替えてください。
ショナのL2とL1の間およびL3とL2の間で120度の位相差が確保できていない可能性があります。

N/A

1~4

112

障害が継続して発生する場合は、次のことを行ってくださ

9、13

N/A

AC Current
Surge

内部ハードウェアのAC電流において高い出力電流が測定されました。これはAC電圧の変化やサイトの近くで負荷の切り替えが行われた際に発生することがあります。

ソーラーエッジインストレー ションガイド MAN-01-00282-1.0

い。
o

パワーコンディショナとのAC接続の確認

o

サイトの近くに大きなサージの原因や異常な負荷が発生する場合には、送電系統事業者に問い合わせてください。

71エラーコード
単相パワーコン

3相パワーコンディショナのエ ディショナのエ
ラー番号

ラー番号

LCD
メッセージ

説明

トラブルシューティングの方法

o

電力系統に問題がない場合は、ソーラーエッジサポー
トにご連絡ください。

地面との絶縁が不十分である場合、地絡が発生することがあ
ります。

警告!
感電に注意してください。パワーコン
ディショナのカバーを取り外した後の絶縁処理が施されていない 線に触れないようにしてください。
この問題については資格を有する技術者に一任し、予防策の10、37、38

76、77、90

Ground Current 地絡電流のサージが発生しました。内部ハードウェ- RCD
アにおいて高い地絡電流が測定されました。

みを実施するようにしてください。
1. パワーコンディショナのON/OFFスイッチをOFFにします。
2. 入力コンデンサを放電させるため5分間待ちます。
3. ACブレーカとの接続を解除します。
4. DC入力との接続を解除します。
5. 各DCストリングを個別に接続し、ACスイッチおよびパワー
コンディショナのON/OFFスイッチをONにします。これを障害のあるストリングと接続してエラーが発生するまで繰り返
します。

72

ソーラーエッジインストレー ションガイド MAN-01-00282-1.0

エラーコード

単相パワーコン

3相パワーコンディショナのエ ディショナのエ
ラー番号

14

ラー番号

58/59/60

LCD

説明

メッセージ

AC Voltage Too
High (Line
1/2/3)

AC電圧のサージ。内部ハードウェアのAC電圧において高い出力電圧が測定されました。

トラブルシューティングの方法

o

地絡が発生しているストリングとパワーコンディショ
ナを接続しないようにしてください。

oほかの発生しうる地絡エラーの原因及び解決策についての文書については、ソーラーエッジサポートにお問
い合わせください。

o

資格を有する設置業者がストリングの障害を修理してから接続する必要があります。

oパワーコンディショナとのAC接続を確認してください。

oパワーコンディショナの国の設定が正しく設定されていることを確認してください。

oサイトの近くに大きなサージの原因や異常な負荷が発生する場合には、送電系統事業者に問い合わせてください。

o

出力側のワイヤのサイズと、パワーコンディショナと電力系統の接続点との距離が合っていることを確認してください。

o

AC出力については、よりゲージが大きい線を使用して
ください。

o

ソーラーエッジのWebサイトのAC Wiring Application

Noteを参照してください。

ソーラーエッジインストレー ションガイド MAN-01-00282-1.0

73エラーコード
単相パワーコン

3相パワーコンディショナのエ ディショナのエ
ラー番号

ラー番号

LCD

説明

メッセージ

トラブルシューティングの方法

http://www.solaredge.com/files/pdfs/applicationnote-recommended-wiring.pdf
ソーラーエッジシステムでは通常DC過電圧は発生しません。
万一DC過電圧が検出された場合はパワーコンディショナが停止しオプティマイザも停止させてから再起動します。もし問題が継続する場合は、

15

16

102

123

DC Voltage Too
High

Hardware Erroro

パワーコンディショナのON/OFFスイッチをOFFにしてください。5分経過してもLCD画面に安全低電圧 (1つのパワーオプティマイザにつき1V) の表示がない場
合には、ストリングが機能していることを確認してください。また、パワーコンディショナの接続を再確認してください。

oパワーオプティマイザのトラブルシューティング ペー
ジ 79o

設置後の試運転 ページ 30

過剰なDC電圧。入力DC電圧が許容範囲を超えています。

内部ハードウェアエラー

エラーが継続して発生する場合は、ソーラーエッジサポートにご連絡ください。
障害が継続して発生する場合は、次のことを行ってくださ
い。

17

74

104

Temperature
Too High

過熱状態

o

パワーコンディショナの周囲に適切なスペースが開けられていることの確認o

ヒートシンクのフィンに汚れなどが付着していないこ

ソーラーエッジインストレー ションガイド MAN-01-00282-1.0

エラーコード

単相パワーコン

3相パワーコンディショナのエ ディショナのエ
ラー番号

ラー番号

LCD

説明

メッセージ

トラブルシューティングの方法

との確認
o

24

N/A

Faulty Temp.
Sensor

温度計が破損しているか、接続されていません。

より涼しい場所への再設置

エラーが継続して発生する場合は、ソーラーエッジサポートにご連絡ください。
障害が継続して発生する場合は、次のことを行ってくださ
い。

25

121

Isolation Fault

太陽電池の絶縁障害。パワーコンディショナにおいて、地面から適切に絶縁されていない太陽電池のソーラーアレイが検出されています。パワーコン
ディショナの起動時に毎回絶縁の確認が行われます。

o

太陽電池の設置における絶縁および漏電問題の確認

o

資格を有する設置業者がストリングの障害を修正してから接続する必要があります。

o

下記のウェブサイト を参照してください
www.solaredge.com/files/pdfs/application_note_isolation_fault_troubleshooting.pdf

障害が継続して発生する場合は、次のことを行ってくださ
い。
26

122

Faulty AC Relay

27、153

95、106、
Hardware Error
120、125、126

28

N/A

RCD Sensor
Error

起動テスト中にACリレーで障害が発生しました。
o

パワーコンディショナとAC電力系統の接続の解除

o

ソーラーエッジサポートへの問い合わせ

内部ハードウェアエラー

エラーが継続して発生する場合は、ソーラーエッジサポートにご連絡ください。

起動テスト中にRCD測定で障害が発生しました。

エラーが継続して発生する場合は、ソーラーエッジサポートにご連絡ください。

ソーラーエッジインストレー ションガイド MAN-01-00282-1.0

75

エラーコード
単相パワーコン

3相パワーコンディショナのエ ディショナのエ
ラー番号

29~30

31、33

32、41

76

ラー番号

N/A

64/65/66

61/62/63、67/68/69

LCD
メッセージ

Phase Balance
Error

AC Voltage Too
High (Line
1/2/3)AC Voltage Too
Low

説明

トラブルシューティングの方法

モニタリングハードウェアにおいて、各位相間 (L1-N
およびL2-N) のバランスが許容値を超えたことを検知しました。

電力系統の電圧が国で指定されている値を上回っています。

電力系統の電圧が国で指定されている値を下回っています。

o

電力系統との接続を確認してください。

o

GND線の接続を確認してください。

o

L1、L2および中性線の接続を確認してください。

o

L1とL2の負荷が均等になっていること確認してください。

o

ご利用の電力会社に問い合わせてください。

o

パワーコンディショナの国の設定が正しく設定されていることを確認してください。

o

サイト内のパワーコンディショナの電源をOFFにして、電力系統のAC電圧を確認してください。

o

電力系統との接続点とパワーコンディショナが遠く離れている場には、よりゲージが大きいAC線を使用して
ください。

o

電力会社に問い合わせてください。

o地方自治体の許可を受けられるのであれば、ソーラーエッジ設置ツールを使用して設定を変更してください。

oパワーコンディショナの国の設定が正しく設定されていることを確認してください。

o

電力会社に問い合わせてください。

o地方自治体の許可を受けられるのであれば、ソーラー

ソーラーエッジインストレー ションガイド MAN-01-00282-1.0

エラーコード

単相パワーコン

3相パワーコンディショナのエ ディショナのエ
ラー番号

ラー番号

LCD

説明

メッセージ

トラブルシューティングの方法

エッジ設置ツールを使用して設定を変更してください。
34

79/80/81

AC Freq Too
High (Line
1/2/3)

電力系統の周波数が国で指定されている値を上回っています。

エラー番号32の説明にしたがって対応してください。

35

82/83/84

AC Freq Too
Low (Line
1/2/3)

電力系統の周波数が国で指定されている値を下回っています。

エラー番号32の説明にしたがって対応してください。

36

72/74/75

DC Injection(Line 1/2/3)

AC出力において一定以上の直流成分が検出されました。

エラーが継続して発生する場合は、ソーラーエッジサポートにご連絡ください。

40

N/A

Islanding

電力系統のAC電圧の機能不全。アイランディングによりパワーコンディショナが遮断されています。

AC電圧が復旧した場合、特定の時間が経過後にパワーコン
ディショナが再起動します (時間は国の電力系統の接続コード
により左右されます)。
問題が継続して発生する場合は、電力会社に問い合わせてサ
イトで電力の途絶が頻繁に発生しているかどうか確認くださ
い。

43

N/A

Internal HW
Error

内部ハードウェアエラー

エラーが継続して発生する場合は、ソーラーエッジサポートにご連絡ください。

44

44

No Country
Selected

パワーコンディショナに国が設定されていません。

国および電力系統 ページ 43。

46

Phase
Unbalance

ソーラーエッジインストレー ションガイド MAN-01-00282-1.0

パワーコンディショナのLCDメニューのPhase Balanceオプ
ションをDisableに変更してください。電力制御 ページ 46
ソーラーエッジのWebサイトのPhase Balancing Manualを参照してください。
http://www.solaredge.com/files/pdfs/phase_balancing_connection_guide.pdf

77エラーコード
単相パワーコン

3相パワーコンディショナのエ ディショナのエ
ラー番号

ラー番号

LCD

説明

トラブルシューティングの方法

入力DC電圧が許容範囲の下限値を下回っています。

パワーコンディショナのON/OFFスイッチをOFFにして、再度ONにします。エラーが継続して発生する場合は、ソーラー
エッジサポートにご連絡ください。

メッセージ

N/A

103、119

UDC Min / DC
Voltage Too
Low

N/A

49

Communication
内部ソフトウェアエラー。
Error

N/A

78

Grid Sync Error

電力系統の電圧または周波数が不安定になっています。

エラーが継続して発生する場合は、ソーラーエッジサポートにご連絡ください。

N/A

91/92/93、96/97/98

AC OverCurrent Line
1/2/3

電力系統のエラー。

エラーが継続して発生する場合は、ソーラーエッジサポートにご連絡ください。

N/A

99~101

AC Voltage Too
電力系統のエラー。
High Line 1/2/3

パワーコンディショナのON/OFFスイッチをOFFにして、再度ONにします。エラーが継続して発生する場合は、ソーラー
エッジサポートにご連絡ください。

N/A

105

Temperature
Too Low

問題が継続して発生する場合は、パワーコンディショナをより暖かい場所に設置しなおしてください。

N/A

124

Ground Current
内部ハードウェアエラー
– RCD

78

低温度状態。

エラーが継続して発生する場合は、ソーラーエッジサポートにご連絡ください。

エラーが継続して発生する場合は、ソーラーエッジサポートにご連絡ください。

ソーラーエッジインストレー ションガイド MAN-01-00282-1.0

補足資料A: エラーおよびトラブルシューティング

パワーオプティマイザのトラブルシューティング
パワーコンディショナのステータス画面を確認して、すべてのパワーオプティマイザのペアリングが完了してない場合やすべてのレポートが行われていない (P_OK
xxx/yyyかつx<y) 場合には、LCD画面から該当するパワーオプティマイザを確認してください。次の文書を参照してください。 http://www.solaredge.com/files/pdfs/non_reporting_power_optimizers.pdf

問題

想 定 される原 因

想 定 される解 決 策

ストリングの電圧が0Vであ 1つ以上のパワーオプティマイザ すべてのパワーオプティマイる。
の出力が接続されていない。
ザの出力を接続する。
1つ以上のパワーオプティマイザ
すべてのパワーオプティマイ
がストリングに接続されていなザを接続する。
い。
1つ以上のモジュールがパワーオ
ストリングの電圧は0Vでは該当するモジュールをパワー
プティマイザの入力に正しく接続
ないが、パワーオプティマ
オプティマイザの入力に接続されていない (スマートモジュー
イザの総数よりも低い電圧する。
ルはこれに該当しない)。
を示している。
電圧メータを使用してストリ
ストリングの1つにおいて、接続ングの出力の極性を確認し、する極性が間違っている。
必要に応じて修正する。

ソーラーエッジインストレー ションガイド MAN-01-00282-1.0

79パワーオプティマイザのトラブルシューティング問題

想 定 される原 因

想 定 される解 決 策

ストリングに余分なパワーオ
余分なパワーオプティマイザが1 プティマイザが接続されていつ以上接続されている (スマート ないかどうか確認する。接続モジュールはこれに該当しない)。 されていない場合は、次の解決策を確認してください。
ストリングにパワーオプティ
マイザだけが接続されている
パワーオプティマイザを使用せかどうか確認する。パワーオ
ず、モジュールがストリングに直 プティマイザを使用せずにモ接接続されている。 (スマートモ ジュールの出力を接続していジュールには該当しない)。.
ないかどうか確認する。問題
ストリングの電圧がパワーが継続して発生する場合は、次の手順に進んでください。
オプティマイザの総数より
o パワーオプティマイザとスも高い電圧を示している。
トリングを接続しているワイヤを取り外す。

警告!
測定した電圧が高すぎる
場合は、設置時点で安全
低電圧になっていない可能性があります。細心の注意を払って作業を行ってください! 1つのストリングの許容偏差は±1%で
す。

80

o

各パワーオプティマイザの出力電圧を測定して、1Vの安全電圧を出力していない
パワーオプティマイザを特定する。動作不良を起こしているパワーオプティマイ
ザが特定できた場合は、そのパワーオプティマイザの接続、極性、モジュールお
よび電圧を確認する。

o問題を発見して動作不良を起こしているパワーオプ
ティマイザを交換するまでシステムを使用しないでください。動作不良を回避したり解決したりできない場
合には、動作不良を起こしているパワーオプティマイ
ザをスキップしてストリン
グを短くしてください。

パワーオプティマイザの1つで動作不良が発生している。

ソーラーエッジインストレー ションガイド MAN-01-00282-1.0

補足資料A: エラーおよびトラブルシューティング問題

想 定 される原 因

想 定 される解 決 策

過去にソーラーエッジキーでソーラーエッジキーを使用しSafeDCモードを無効にしている。 てSafeDCを有効にする。
通信オプションの1つを使用してパワーコンディショナとソーラーエッジモニタリング
ポータルを接続した場合には、ペアリングをリモートで実行できます。サイトから立
パワーコンディショナのペ パワーオプティマイザが日陰にち去る前にパワーコンディ
アリングが失敗した。
入っている。
ショナのON/OFFスイッチがONになっており、LCD画面に
S_OKが表示されている (モニタリングポータルと接続している) ことを確認してください。

ソーラーエッジインストレー ションガイド MAN-01-00282-1.0

81補足資料B:技術仕様

補足資料B:技術仕様
単相パワーコンディショナ
SE5500-JP

単位

5500

VA

出力
定格 AC 出力
最大 AC パワー出力

5500

VA

定格出力電圧

202 L-L

Vac

出力電圧範囲190-214Vac

AC 周波数

50/60 ± 5

Hz

最大連続出力電流

27.5A

最大 出力過電流保護

32

A

残留電流ステップ変化

300/30mA

突入電流 (最大/持続) (AC)57.5/0.6

A/ms

38

A

最大 出力故障電流
力率範囲
保護クラス
トランスフォーマー・直流接地
過電圧カテゴリ

1 (+/- 0.9~1.0の間で調整可能)
クラスI
トランスフォーマーレス・直流非接地
III

入力
推奨最大直流電力（定格）
トランスフォーマー・直流接地

7425

W

トランスフォーマーレス・直流非接地

最大入力電圧500

Vdc

定格直流入力電圧325

Vdc

最大入力電流17.5

Adc

最大バックフィード電流

0

Adc

逆極性保護

可

対地絶縁検出

1M Ω 精度

過電圧カテゴリ

III

最大効率

98

%

ユーロ効率

97

%

夜間消費電力

2.5未満

W

その他仕様
対応通信機能82

RS485、RS232、イーサネット、
ZigBee (オプション)、Wi-Fi (オプション)

ソーラーエッジインストレー ションガイド MAN-01-00282-1.0

補足資料B:技術仕様
単位

SE5500-JP
準拠規格
安全

IEC-62109-1/2

系統連系規程電磁妨害

JEAC9701
IEC61000-6-2、IEC61000-6-3、IEC610003-11、IEC61000-3-12

RoHS

対応

設置仕様
交流出力

ケーブルグランド – 直径 9~16

直流入力

mm

2 x MC4

寸法（高さ x 幅 x 奥行き）

540 x 315 x 184

mm

重量

21.7

kg

冷却

内蔵ファン (ユーザ交換に対応)

騒音

50未満

dBA

動作温度範囲-20~+60

˚C

95未満

%

動作湿度 – 結露なし
環境保護等級

IP65 - 屋外・屋内

最大高度

2000

汚染度の分類 (屋内 / 屋外)

2/3

m

ブラケットによる取り付け (ブラケット付属)

3相パワーコンディショナ
SE25K-JP

SE33.3K-JP

単位

定格 AC 出力

24750

33300

VA

最大 AC パワー出力

24750

出力

33300

VA

AC 出力 電圧 – ライン間 / ライン – 420 / 240 (@ 50 Hz)
ニュートラル間 (定格)
440 / 254 (@ 60 Hz)

480 / 277

Vac

AC 出力電圧 – ライン‐ニュートラ
ル間

244 - 305

Vac

200 - 290

AC 周波数

50/60 ± 5

系統接続

トランスフォーマー経由 （別途） 1Hz1 ) 下図トランスフォーマー回路を参照して下さい。

ソーラーエッジインストレー ションガイド MAN-01-00282-1.0

83

3相パワーコンディショナ
SE25K-JP34.5 (@ 50 Hz)

最大連続出力電流 (位相 )32.5 (@ 60 Hz)

最大連続過電流保護38

残留電流検出／残留ステップ変化値
系統

単位

40

A

40

A

300 / 30mA

3 / N / PE ( スター型三相四線式)

V

184 / 0.050

A/ms

48

A

突入電流 (最大/持続) (AC)
最大出力故障電流
力率範囲

SE33.3K-JP

1 (+/- 0.9~1.0の間で調整可能)

全高調波ひずみ

3%未満

保護クラス

クラスI

系統監視・単独運転防止・力率設定
可能・整定値 変更

対応

過電圧カテゴリIII

入力
推奨最大直流電力 (定格)33400

絶縁 , 直流接地

トランスフォーマーレス、非接地

45000

W

最大入力電圧

900

1000

Vdc

定格入力電圧

750

840

Vdc

最大入力電流

37

40

Adc

最大バックフィード電流

0

逆極性保護

対応

地絡隔離保護700kΩ 感度Adc

III

過電圧カテゴリ
最大効率

98.3

ユーロ効率

98

夜間消費電力

98.1

%

97.8

%

4未満

W

その他仕様
対応通信機能 1

RS485、イーサネット、ZigBee (オプション)、WiFi (オプション)

準拠規格
安全

IEC-62103 (EN50178)、IEC-62109、AS3100

1 データシートを参照して下さい。 -> 通信オプションの仕様はダウンロードページの通信カテゴリーから参照下さい: http://www.solaredge.com/groups/support/downloads

84

ソーラーエッジインストレー ションガイド MAN-01-00282-1.0

補足資料B:技術仕様

SE25K-JP系統連系規程 ; これ以外の規格に関しては、ダウン ロードページのサーティフィケーションカテゴ
リーを参照願います

SE33.3K-JP

単位

JEAC9701
IEC61000-6-2、IEC61000-6-3、IEC61000-3-11、IEC61000-3-12
対応

電磁妨害
RoHS
設置仕様
交流出力

ケーブルグランド – 直径15~21

直流入力

3 x MC4ペア

寸法 ( 高さ x 幅 x 奥行き )540 x 315 x 260

mm

45

kg

動作温度範囲-20~+60

摂氏

動作湿度 – 結露なし

95未満

%

重量

冷却方式

mm

ファン ( ユーザー交換可能)

騒音

<55

環境保護等級dBA

IP65 - 屋外・屋内

最大高度

2000

汚染度の分類 (屋内/屋外)

2/3

m

ブラケットによる取り付け (ブラケット付属)

ソーラーエッジパワーコンディショナと電力系統の連結点用のブレーカ/ヒューズのサイズ:
パワーコンディショナ 最 大 出 力 電 流 (A) 推 奨 されるヒューズのレート (A)
SE25K

38

63

SE33.3K

40

63ソーラーエッジインストレー ションガイド MAN-01-00282-1.085補足資料C: メカニカル仕様

補足資料C: メカニカル仕様
次の図は単相および3相パワーコンディショナのマウントブラケットの寸法を示した
ものです。
n
n

タイプ1マウントブラケットの重量: 2.87lbs./1.3kg
タイプ2マウントブラケットの重量: 0.9lbs./0.4kg

単相パワーコンディショナおよびタイプ1マウントブラケット

図 28:単 相 パワーコンディショナおよびタイプ1ブラケット - 前 面 図 および背 面 図

86

ソーラーエッジインストレー ションガイド MAN-01-00282-1.0

補足資料C: メカニカル仕様

図 29:単 相 パワーコンディショナおよびタイプ1ブラケット - 側 面 図 および底 面 図

ソーラーエッジインストレー ションガイド MAN-01-00282-1.087単相パワーコンディショナおよびタイプ2マウントブラケット

図 30:単 相 パワーコンディショナのマウント ブラケット

単相パワーコンディショナおよびタイプ2マウントブラケット

図 31:単 相 パワーコンディショナおよびタイプ2ブラケット - 前 面 図 、側 面 図 および背 面 図

88

ソーラーエッジインストレー ションガイド MAN-01-00282-1.0

補足資料C: メカニカル仕様

図 32:パワーコンディショナのマウント ブラケット - タイプ2

3相パワーコンディショナおよびタイプ1マウントブラケット

図 33:3相 パワーコンディショナおよびタイプ1ブラケット - 前 面 図 および背 面 図

ソーラーエッジインストレー ションガイド MAN-01-00282-1.0

89

3相パワーコンディショナおよびタイプ1マウントブラケット

図 34:3相 パワーコンディショナおよびタイプ1ブラケット - 側 面 図 および上 面 図

90

ソーラーエッジインストレー ションガイド MAN-01-00282-1.0

補足資料C: メカニカル仕様

図 35:3相 パワーコンディショナのマウント ブラケット

3相パワーコンディショナおよびタイプ2マウントブラケット

図 36:3相 パワーコンディショナおよびタイプ2ブラケット - 前 面 図 、側 面 図 および背 面 図

ソーラーエッジインストレー ションガイド MAN-01-00282-1.0

91補足資料D:Safe DC™

補足資料D:Safe DC™
パワーコンディショナへのAC給電が遮断された (サイトのACブレーカによって遮断された) 場合またはパワーコンディショナのON/OFFスイッチがOFFになっている場合、
DC電圧はパワーオプティマイザ1つにつき1Vの安全電圧に降下します。
ソーラーエッジパワーコンディショナは、太陽光発電機用の接続遮断デバイスとして次の標準規格に準拠しています。これはDC回路器が省略可能であることを意味します。
lIEC 60947-3:1999、Corrigendum: 1999、A1:2001、Corrigendum 1:2001および
A2:2005l

DIN EN 60947-3l

VDE 0660-107:2006-03

l

IEC 60364-7-712:2002-05

l

DIN VDE 0100-712:2006-06.

これらの標準規格に準拠した遮断メカニズムは次のように動作します。
1. パワーコンディショナの底面部に位置するON/OFFスイッチをOFFにするか、サイトのACブレーカを遮断することでAC電力を遮断します。パワーコンディショナのLCD画面に表示されるDC電圧が低下し始めます。
ACブレーカが遮断されている場合は、LCD画面には情報は表示されません。この
状況で5分間待機します。
2. DC電圧が安全電圧まで降下したら、パワーコンディショナの入力部の太陽電池コ
ネクタを取り外せます。これにより太陽電池アレイとパワーコンディショナがガ
ルバニック分離されます。
警告!

単一の障害が発生している状況では、安全なDC電圧は次の条件を満たすモジュールでのみ保証されます。

92l

最大95Voc (単相パワーコンディショナ使用時)l

最大70Voc (3相パワーコンディショナ使用時)

ソーラーエッジインストレー ションガイド MAN-01-00282-1.0

補足資料E: 外部ファンのメンテナンスおよび交換

補足資料E: 外部ファンのメンテナンスおよび交換
3相パワーコンディショナには2つのファンが取り付けられています。1つはソーラー
エッジの技術者が交換する内部ファンです。もう1つはパワーコンディショナの外側にあるファンです。
ソーラーエッジでは交換キットを提供しています。

図 37:パワーコンディショナの外 部 ファン

ファンのメンテナンス
1. 少なくとも1年に一度、ファンの保護プレートを開けてブラシでたまったほこりを取り除きます。
2. LCD画面のファンステータス画面を確認します。 ( ファンステータス ページ 54を参照してください)。
3. 次の項目に該当する場合は、次の説明にしたがってファンを交換します。
lll

ファンが動いていない
ファンステータスがNot Workingになっている。ファンを交換する前に、パワーコンディショナのACをOFFにしてステータスがクリアされるかどうか確認してください
次のエラーが表示される
Fan2

Failure外部ファンの交換
1. パワーコンディショナのON/OFFスイッチをOFFにします。LCD画面のDC電圧が安
全電圧 (50V未満) まで下がるか、5分経過するまで待機してから次の手順に進みまソーラーエッジインストレー ションガイド MAN-01-00282-1.0

93外部ファンの交換す。
警告!
パワーコンディショナのパネルを確認できない場合やLCDパネルが機能していない場合には、5分間待機してパワーコンディショナの入力コンデンサを放電させてください。

2. セーフティスイッチおよび配電盤のACスイッチをOFFにします。
3. プラスドライバを使用してファンのカバーを固定しているねじを緩めます。
4. ファンのカバーを取り外します。
5. ファンのコネクタをファンから取り外します。

図 38:ファンのコネクタ

6. ファンのコネクタを新しいファンと接続します。
7. ファンのカバーを取り付けて、ねじを締めます。
8.

ファンステータス ページ 54の説明にそって確認します。

94

ソーラーエッジインストレー ションガイド MAN-01-00282-1.0

補足資料F:システムコンポーネントの交換および追加

補足資料F:システムコンポーネントの交換および追加
メモ設置した機器やその一部を恒久的に取り外し廃棄する場合は、その地域の法令にしたがって行ってください。

パワーコンディショナの交換
1. パワーコンディショナのON/OFFスイッチをOFFにします。LCD画面のDC電圧が安
全電圧 (50V未満) まで下がるか、5分経過するまで待機してから次の手順に進みます。
警告!
パワーコンディショナのパネルを確認できない場合やLCDパネルが機能していない場合には、5分間待機してパワーコンディショナの入力コンデンサを放電させてください。

2. 配電盤のACスイッチをOFFにします。
3. パワーコンディショナのカバーの取り外し ページ 57に記載されているようにパワーコンディショナのカバーを取り外します。
4. パワーコンディショナからDCプラグとAC線を取り外します。
5. パワーコンディショナとマウントブラケットを固定しているねじを取り外してからパワーコンディショナをマウントブラケットから取り外します。
メモ
古いパワーコンディショナを取り外した後にすぐに新しいパワーコンディショナを設置しないのであれば、各AC線およびDC線を絶縁テープで保護してください。

6. 新しいパワーコンディショナをマウントブラケットに取り付け、ねじでパワーコ
ンディショナとマウントブラケットを固定します。
7. パワーコンディショナの設置 ページ 18および設置後の試運転 ページ 30
8. DC線およびAC線をパワーコンディショナに取り付けます。

パワーオプティマイザの追加、撤去および交換
1. パワーコンディショナのON/OFFスイッチをOFFにします。LCD画面のDC電圧が安
全電圧 (50V未満) まで下がるか、5分経過するまで待機してから次の手順に進みます。
警告!
パワーコンディショナのパネルを確認できない場合やLCDパネルが機能していない
場合には、5分間待機してパワーコンディショナの入力コンデンサを放電させてください。

ソーラーエッジインストレー ションガイド MAN-01-00282-1.0

95パワーオプティマイザの追加、撤去および交換
2. 主配電盤のACスイッチをOFFにします。
3. 作業対象のパワーオプティマイザを取り外しおよび取り付けを行います。
4. 設置後の試運転 ページ 30に記載されているペアリング手順にしたがって、パワー
オプティマイザの追加/撤去を行うすべてのパワーコンディショナで作業を行います。
5. モニタリングポータル上で、撤去したパワーオプティマイザのシリアル番号と新しく追加したパワーオプティマイザのシリアル番号を書き換えます。

96

ソーラーエッジインストレー ションガイド MAN-01-00282-1.0

solar.§J•t;l§.'