TK-1-1928 改 0
平成 30 年 9 月 6 日
日本原子力発電株式会社

原子炉格納容器底部コンクリートマットの強度計算における断面の評価部位の選定

平成 30 年 9 月
日本原子力発電株式会社

目次
1. 概要 ............................................................................ 1
2. 断面の評価部位の選定 ............................................................ 2

1.

概要
本資料 は，原 子炉格 納 容 器底部コンクリー トマットの強度計算における断面の評 価部位の選定に関し，工認記載の断面の評価要素の選定結果について示すものである。
また，本資料は，以下 の添付書類の補足説明をするものである。
添付書類「Ⅴ-3-9-1-1-7

原子炉格納容器底部コンクリートマットの強度計算書」

1

2.

断面の評価部位の選定
原子炉格納容器底部コ ンクリートマットの荷重の組合せを表 2−1 に，配筋一覧を表 2−2 に，配筋領域を図 2−1 に，要素番号を図 2−2 に示す。
各評価項目の検定値一 覧を表 2−3 に，断面力ごとの検定値が最大となる要素及び断面の評価結果を図 2−3〜図 2−6 に，断面算定部位の選定に関する荷重組合せの応力コンターを図 2−7 に示す。

2表 2−1
荷重
状態荷重の組合せ荷重時荷重の組合せ異常時(1)

D＋L＋E 0 ＋P SA1 ＋T SA ＋HS SA

異常時(2)

D＋L＋E 0 ＋P SA2 ＋H SA1

異常時(3)

D＋L＋E 0 ＋P SA3 ＋H SA1 ＋H SA2

異常時(4)

D＋L＋E 0 ＋P SA4 ＋H SA2

ⅤDLE0
P SA1〜 4
T SA
HS SA
H SA1
H SA2

：死荷重：活荷重：常時土圧荷重：評価圧力：評価温度：評価水圧荷重：逃がし安全弁作動時荷重：チャギング荷重3表 2−2原子炉格納容器底部コンクリートマットの配筋一覧
(a)

領域

格子配筋

方向

上端筋下端筋EW

3-D38＠128

3-D38＠128

NS

3-D38＠128

3-D38＠128

A

(b)
領域

ｒ−θ方向配筋

方向

上端筋

下端筋

半径

17-D38/45°（3 段）

17-D38/45°（3 段）

円周

3-D38＠200

3-D38＠200

半径34-D38/45°（3 段）

34-D38/45°（3 段）

円周

3-D38＠200

3-D38＠200

半径34-D38/45°（3 段）

34-D38/45°（3 段）

円周

3-D38＠180

3-D38＠180

半径34-D38/45°（3 段）

34-D38/45°（3 段）

円周

3-D38＠175

3-D38＠175

半径68-D38/45°（3 段）

68-D38/45°（3 段）

円周

3-D38＠200

3-D38＠200

半径68-D38/45°（4 段）

68-D38/45°（4 段）

円周

4-D38＠200

4-D38＠200

B

CDE

FG
注：各領域の位置は，

4

PN

A
BC
DEFG
図 2−1

原子炉格納容器底部コンクリートマットの配筋領域

PN

図 2−2

要素番号

5

表 2−3（1／2）
(a)

検定値一覧

異常時(1)

検討項目

方向

要素番号

検定値

軸力＋
曲げモーメント

コンクリート円周

250.111鉄筋

円周300.183

面外せん断力鉄筋コンクリート

半径1700.534

注：は，検定値が最大となる要素を示す。

(b)

異常時(2)

検討項目

方向要素番号検定値

軸力＋
曲げモーメント

コンクリート円周250.061

鉄筋

円周300.108

面外せん断力鉄筋コンクリート

半径1710.271

注：は，検定値が最大となる要素を示す。

(c)

異常時(3)

検討項目

方向要素番号検定値

軸力＋曲げモーメント

コンクリート円周

250.039鉄筋

円周300.084

面外せん断力鉄筋コンクリート

半径2100.185

注：は，検定値が最大となる要素を示す。

6

表 2−3（2／2）
(d)

検定値一覧

異常時(4)

検討項目

方向

要素番号

検定値

軸力＋曲げモーメント

コンクリート円周

250.100

鉄筋

円周

300.175

面外せん断力鉄筋コンクリート

半径1700.472

注：は，検定値が最大となる要素を示す。

7

PN

要素番号：25
コンクリート圧縮ひずみ
検定値：0.111(a)

軸力＋曲げモーメント（コンクリート）

PN

要素番号：30
鉄筋引張ひずみ
検定値：0.183(b)
図 2−3（1／2）

軸力＋曲げモーメント（鉄筋）

断面力ごとの検定値が最大となる要素及び断面の評価結果（異常時(1)）

8要素番号：170
面外せん断応力度
検定値：0.534

PN(c)
図 2−3（2／2）

面外せん断力

断面力ごとの検定値が最大となる要素及び断面の評価結果（異常時(1)）

9PN

要素番号：25
コンクリート圧縮ひずみ
検定値：0.061(a)

軸力＋曲げモーメント（コンクリート）

PN

要素番号：30
鉄筋引張ひずみ
検定値：0.108(b)図 2−4（1／2）

軸力＋曲げモーメント（鉄筋）

断面力ごとの検定値が最大となる要素及び断面の評価結果（異常時(2)）

10要素番号：171
面外せん断応力度
検定値：0.271

PN(c)図 2−4（2／2）

面外せん断力

断面力ごとの検定値が最大となる要素及び断面の評価結果（異常時(2)）

11

PN

要素番号：25
コンクリート圧縮ひずみ
検定値：0.039(a)

軸力＋曲げモーメント（コンクリート）

PN

要素番号：30
鉄筋引張ひずみ
検定値：0.084(b)
図 2−5（1／2）

軸力＋曲げモーメント（鉄筋）

断面力ごとの検定値が最大となる要素及び断面の評価結果（異常時(3)）

12要素番号：210
面外せん断応力度
検定値：0.185

PN(c)図 2−5（2／2）

面外せん断力

断面力ごとの検定値が最大となる要素及び断面の評価結果（異常時(3)）

13

PN

要素番号：25
コンクリート圧縮ひずみ
検定値：0.100(a)軸力＋曲げモーメント（コンクリート）

PN

要素番号：30
鉄筋引張ひずみ
検定値：0.175(b)
図 2−6（1／2）

軸力＋曲げモーメント（鉄筋）

断面力ごとの検定値が最大となる要素及び断面の評価結果（異常時(4)）

14要素番号：170
面外せん断応力度
検定値：0.472

PN(c)図 2−6（2／2）

面外せん断力

断面力ごとの検定値が最大となる要素及び断面の評価結果（異常時(4)）

15

170

Y

X
(kN/m 2 )(a)

応力コンター図（面外せん断応力度）
(b)

図 2−7

上位 5 要素の検定値

No.

要素番号

検定値

1170

0.5339021710.53389

3169

0.533754172

0.533745168

0.53342

断面断定部位の選定に関する荷重組合せの応力コンター図（異常時(1)，面外せん断力）

16