형식: R3-AV8
리모트 I/O R3 시리즈주의 사항■미사용 입력사용하지 않는 입력은 1∼5V DC 이외의 입력 레인지로 설정하거나 컨피그레이터 소프트웨어 (형식：R3CON) 를 사용하여 미사용 입력으로 설정해 주십시오.
설정이 1∼5V DC인 경우 입력이 개방되어 있으면 -15%이하로 되어 PLC등에 데이터 이상이 표시됩니다.
입력 레인지를 -10∼+10V DC로 설정한 상태에서 입력을개방하면 입력값이 50%로 됩니다. 이 값에서 경보가 출력되지 않도록 경보 설정값을 설정해 주십시오.

직류 전압 입력 경보 모듈(절연 8점)Y^U\XZW기기 사양XW`접속 방식· 내부통신버스：베이스（형식：R3－BS□）에 접속· 입력신호：M3나사 2블록 단자대 접속（조임 토크0.5N·m）· 내부전원：베이스（형식：R3－BS□）를 통해 공급권장 압착 단자：적용 압착 단자 사이즈 도면 참조(슬리브 압착 단자는 사용 불가)· 적용 전선 사이즈：0.3∼0.5mm2단자 나사 재질：철에 니켈도금아이솔레이션：입력1-입력2-입력3-입력4-입력5-입력6-입력7-입력8-내부통신버스 · 내부전원 간입력 레인지 설정：측면의 딥 스위치로 4점마다 설정변환 속도 설정：측면의 딥 스위치로 설정RUN 표시 램프：2가지 색 (적색/녹색) LED
제1내부통신버스 정상 시 적색불 점등제2내부통신버스 정상 시 녹색불 점등제1 및 제2내부통신버스가 모두 정상인 경우에 적색불과녹색불이 동시에 점등하여 주황색으로 됩니다.
ERR 표시 램프：2가지 색 (적색/녹색) LED입력 회로 이상 시 (AD 컨버터 응답 없음) 적색불 점등정상 동작 시 녹색불 점등■적용 압착 단자 사이즈 (M3 나사) (단위:mm)Gஂஃ

형식：R3－AV8①②주문 시의 지정 사항• 주문 코드：R3－AV8①②①, ②는 아래에서 선택해 주십시오.
（예：R3－AV8W/CE/Q）• 옵션 사양 (예：/C01)입력 점수8：8점 입력①통신
S：싱글 통신W：이중화 통신②부가 코드（복수항 지정 가능）◆규격＆인증
무기입：CE 마킹 없음/CE：CE 적합품◆옵션무기입：없음
/Q：있음（옵션 사양에서 별도로 지정해 주십시오）Z

[]

ɐ ZUYXY옵션 사양◆코팅（상세한 내용은 당사 홈페이지를 참조해 주십시오）/C01：실리콘계 코팅（Silicone coating）/C02：폴리우레탄계 코팅（Polyurethane coating）/C03：고무계 코팅（Rubber coating）

입력 사양■저레인지 입력입력 저항：100kΩ 이상입력 레인지：-1∼+1V DC, 0∼1V DC■고레인지 입력입력 저항：1MΩ 이상입력 레인지：-10∼+10V DC, -5∼+5V DC, 0∼10V DC,0∼5V DC, 1∼5V DC

R3-AV8사양서

MG CO., LTD.
www.mgco.jpKS-8436 Rev.6 Page 1/5형식: R3-AV8설치 사양사용 온도 범위：-10∼+55℃사용 습도 범위：30∼90%RH（결로되지 않을 것）사용 주위 환경：부식성 가스 및 대량의 먼지가 없어야 함
설치：베이스（형식：R3－BS□）에 설치
질량：약 250g

됩니다. 이 설정은 입력 8점 통용입니다.)■경보 유지 시간 (0.0∼99.0초, 출하 시 설정：1.0)
경보 유지 시간의 설정 (경보 출력은 설정된 시간 지속됩니다. 이 설정은 입력 8점 통용입니다.)성능변환 정밀도：표 참조변환 속도：160ms/80ms/40ms/20ms
변환 데이터：입력 레인지에 대하여 0∼10000점유 영역：4
소비 전류：100mA온도 계수：±0.015%/℃ (0∼5V DC, 1∼5V DC인 경우에
는 ±0.03%/℃)절연 저항：100MΩ 이상/500V DC내전압：입력-입력2-입력3-입력4-입력5-입력6-입력7-입력8내부통신버스 · 내부전원 간 1000V AC 1분간
공급전원-FG 간 (전원 모듈로 절연) 2000V AC 1분간வⷴ䞌G㥉ⴴ⓸G䖐ஷⷴ䞌G㋁⓸
ⷴ䞌G㥉ⴴ⓸X]W·GWUXL_W
·GWUYL[W·GWU[LYW·GWU_L규격＆인증
EU conformity：전자 양립성 지령 (EMC지령)EMI EN 61000-6-4
EMS EN 61000-6-2
RoHS 지령경보 설정아래의 항목은 컨피그레이터 소프트웨어 (형식：R3CON)로 설정할 수 있습니다.
■경보점 (-15.00∼+115.00%)(최기값 A1：80.00, A2：60.00, A3：40.00, A4：20.00)입력마다 4점의 경보점을 설정■상방/하방
(최기값 A1：상한, A2：상한, A3：하한, A4：하한)각 경보점의 상방/하방을 설정
상방：입력값이 설정값보다 크면 경보를 설정
하방：입력값이 설정값보다 작으면 경보를 설정■히스테리시스 (0.00∼100.00%, 출하 시 설정：5.00)
각 경보점의 히스테리시스를 설정 (설정 점과 리셋 점의 차를 설정)■파워 ON 지연 시간 (0.0∼99.0초, 출하 시 설정값：5.0)
파워 ON 지연 시간의 설정 (공급전원이 켜진 후 설정시간이지나면 경보 동작을 시작합니다. 이 설정은 입력 8점 통용입니다.)■경보 지연 시간 (0.0∼99.0초, 출하 시 설정：1.0)
경보 지연 시간 (경보가 설정된 시간 이상 지속되면 ON으로
R3-AV8사양서

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

KS-8436 Rev.6 Page 2/5형식: R3-AV8
전면도 및 측면도̰㽕⮨⓸̰㤸⮨⓸y|uG䖐㐐G⣜䘸
X\X]

lyyG䖐㐐G⣜䘸X^

ᴵ㦹G㉘㥉㟝G♙G㏘㠸㾌
z~X
X
Y
Z
[\]
^_z~YX
YZ[\]^_vu

㢹⥙G⤼㢬㫴㢹⥙G㐔䝬GX଩[ஂz~XஃXY❄⏈㢹⥙G㐔䝬G\଩_ஂz~YஃZ[X_X`z~ZYWⷴ䞌㋁⓸

YX
YYYZvuY[Y\Y]vu

Y^
Y_X
YZ[\]
^_`XW
XXXYXZX[출력 데이터2워드 (16비트×2)의 데이터가 통신 모듈을 경유하여 PLC등에 출력됩니다. (매개 입력마다 4점의 경보값을 설정할 수있습니다.)X\WX\அW
㥐Xᷱ⸨
㥐Yᷱ⸨㥐Zᷱ⸨㥐[ᷱ⸨㥐Xᷱ⸨㥐Yᷱ⸨㥐Zᷱ⸨㥐[ᷱ⸨㥐Xᷱ⸨㥐Yᷱ⸨㥐Zᷱ⸨㥐[ᷱ⸨㥐Xᷱ⸨㥐Yᷱ⸨㥐Zᷱ⸨㥐[ᷱ⸨㢹⥙GX㢹⥙GY㢹⥙GZ

㢹⥙G[R3-AV8사양서

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

W

அX
㥐Xᷱ⸨
㥐Yᷱ⸨㥐Zᷱ⸨㥐[ᷱ⸨㥐Xᷱ⸨㥐Yᷱ⸨㥐Zᷱ⸨㥐[ᷱ⸨㥐Xᷱ⸨㥐Yᷱ⸨㥐Zᷱ⸨㥐[ᷱ⸨㥐Xᷱ⸨㥐Yᷱ⸨㥐Zᷱ⸨㥐[ᷱ⸨㢹⥙G\㢹⥙G]㢹⥙G^㢹⥙G_KS-8436 Rev.6 Page 3/5형식: R3-AV8
외형 치수도（단위：㎜）＆단자 번호도
Y^U\X]X^
X_XZWX`YWYXYYYZY[Y\Y]Y^
Y_㠸㾌GḔ㥉Gᴴ㢨☐G
䟀㤸㻉

X
YZ[\]
^Y_TtZ␜㣄G⇌㇠_`XW]UYX\XW`XXXYXZ
X[␜㣄G䀘ⶸ블록도＆단자 접속도y|ulyy䖐㐐G⣜䘸 䖐㐐G⣜䘸அ X㢹䟀⥙⦐䋩㐔䟀⦐அ Y

㢹⥙㐔䝬GX㤴⤼㢬㫴G㢹⥙˰ Z
அ [Ḕ⤼㢬㫴G㢹⥙㢹䟀㤸㠄䟀⦐⥙⦐அ \㢹⥙㐔䝬GY˰ ]Ḕ⤼㢬㫴G㢹⥙㢹䟀⇨⺴㤸㠄X[⥙⦐Y^அ _㢹⥙㐔䝬GZ㥐Y⇨⺴䋩㐔ⶸ㏘G୔XXZ㤴⤼㢬㫴G㢹⥙அ ^㥐X⇨⺴䋩㐔ⶸ㏘䀘≙䉤Ḕ⤼㢬㫴G㢹⥙ᴵ㦹G㉘㥉㟝
♙G㏘㠸㾌

Y_㤴⤼㢬㫴G㢹⥙˰ `அ XWḔ⤼㢬㫴G㢹⥙㢹䟀⥙⦐அ XX㢹⥙㐔䝬G[㥐㛨䟀⦐㤴⤼㢬㫴G㢹⥙˰ XY
அ X\Ḕ⤼㢬㫴G㢹⥙㢹䟀⥙⦐㢹䟀⥙⦐㢹䟀⥙⦐㢹䟀⥙⦐அ X]

㢹⥙㐔䝬G\
㤴⤼㢬㫴G㢹⥙˰ X^
அ X_Ḕ⤼㢬㫴G㢹⥙
அ X`

㢹⥙㐔䝬G]
㤴⤼㢬㫴G㢹⥙˰ YW
அ YX
Ḕ⤼㢬㫴G㢹⥙அ YY㢹⥙㐔䝬G^
㤴⤼㢬㫴G㢹⥙˰ YZ
அ Y[Ḕ⤼㢬㫴G㢹⥙அ Y\

㢹⥙㐔䝬G_㤴⤼㢬㫴G㢹⥙˰ Y]
୔XUG㢨㩅䞈G䋩㐔㢰G⚀⬀G㥐Y⇨⺴䋩㐔ⶸ㏘ᴴG䈅㣠╝⏼␘U㨰PG┍㢰䚐G㵸≄G⇨㜄GḔ⤼㢬㫴G㢹⥙ḰG㤴⤼㢬㫴G㢹⥙㡸G┍㐐㜄G
GGGGGG㥅㋁䚌㫴G⫼㐡㐐㝘U

R3-AV8사양서

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

KS-8436 Rev.6 Page 4/5형식: R3-AV8
㜼Ḕ㛺㢨G㇠㛅GⵃG㞬Ḵ㢌G㢰⺴⪰Gⷴᷱ䚌⏈Gᷱ㟤ᴴG㢼㏩⏼␘U

R3-AV8사양서

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

KS-8436 Rev.6 Page 5/5