SE12.5K – SE20K

12-20

ÅRS
GARANTI

VÄXELRIKTARE

Trefas Växelriktare

Särskilt utformade för att användas med effektoptimerareÖverlägsen verkningsgrad (98%)

IP65 – installation utomhus och inomhus

Snabb och enkel driftsättning direkt imobiltelefonen med SolarEdge SetApp

Växelriktare med fast spänning, för längre strängar

Liten, lättast i sin klass och enkel att installera

Energiautomationskontroll

Inbyggd övervakning på panelnivå

Avancerade säkerhetsfunktioner - integreradljusbågsdetektering

Internetuppkoppling via Ethernet eller trådlöstRS485 överspänningsskydd som tillvalsolaredge.com

Trefas Växelriktare
SE12.5K – SE20K

AVSER VÄXELRIKTARE MED ARTIKELNUMMERUTEFFEKT

AC-märkuteffekt

Maximal AC-uteffekt

AC-utgångsspänning – fas till fas/ fas till nolla (nominell)

SE12.5KSEXXK-XXXXXBXX4

SE16K

SE17K

16000

17000

12500
12500

16000

400/230

Maximal kontinuerlig utgångsström (per fas)2050/60 ±525,5Nät – trefas

Transformatorlös, ojordad

Maximal ingångsströmSkydd mot omvänd polaritet
Isoleringsdetektor för jordfel

Växelriktarens maximala verkningsgrad
EU-viktad verkningsgrad

2629

3 / N / PE (WYEmed Neutral), 3 / PE

16850

21600

Ja

22950

35000

21750

23.2

Ja

700 kΩ känslighet(1)

24.6

98

29700 kΩ känslighet(1)<4Driftsättning

Genom SetApp mobilapplikation via inbyggd Wifi-hotspot för lokal anslutning

Ljusbågsskydd

Integrerat, användarkonfigurerbar (enligt UL1699B)
Tillval(4)-Överspänningsskydd AC-

Nätanslutningsstandarder(5)Emission
RoHS

INSTALLATIONSSPECIFIKATIONER
AC Ut Förskruvning diameter / Kabel tvärsnitt
DC-ingångMått med säkerhetsenhet (H x B x D)
Vikt

Temperaturintervall för drift
Kylning

Typ 2, kan bytas påfältet, integrerad
Typ 2, kan bytas påfältet, tillval

IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100

VDE-AR-N-4105, G99, AS-4777, EN50438, EN50549-1, CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, EN50549-1
IEC61000-6-2,
IEC61000-6-3,
IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, Klass B
IEC61000-3-11,
IEC61000-3-12, Klass AJa

2 MC4-parKabeldiameter 19-28 mm/ 4 - 16 mm2
4 MC4 par30,732

15-21mm / Solid kabel 2.5-16 mm2549 x 317 x 264–40 till +60(6)Fläkt (utbytbar)

Ljud< 50Montage

Levereras med montagekonsoll

Kapslingsklass%W

ExportbegränsningÖverspänningsskydd DCSäkerhet

Vdc

Adc

%

97,7

RS485, Wi-Fi (tillval)(3), GSM (tillval)ÖVERENSSTÄMMELSE MED STANDARDERW
Vdc

1000

Kommunikationsalternativ som stöds(2)RS485 överspänningsskyddHz

Aac%

< 2,5

Energihantering

VA

Vac
Vac

Strömförbrukning nattetid

YTTERLIGARE FUNKTIONER

VA

Ja

Maximal ingångsspänning

Nominell DC-ingångsspänning

20001*<_ 3

THD

Max DC-effekt (panel STC)

20001*

17000

3/N/PE (WYE med neutral)

Nätverksövervakning, skydd mot ö-drift, inställbar effektfaktor,
landspecifik inställning

INEFFEKT

SE20K

184–264,5

AC-utgångsspänning – spänningsintervall
AC-frekvens

SEXXK-XXXXIBXX4

IP65 - utomhus och inomhus* 19900W för Italien(1) När tillåtet enligt lokala bestämmelser(2) Se datablad under "Communication" under nedladdningssidan http://www.solaredge.com/groups/support/downloads(3) Wifi-anslutning kräver anslutning av separat extra komponent, beställs separat. Kontakta SolarEdge eller se: https://www.solaredge.com/products/communication(4) En RS485 SPD plug-in kan köpas som tillvall. Läs mer: https://www.solaredge.com/sites/default/files/se_spd_plug_in_for_rs485_for_3ph_with_setapp_ds.pdf(5) För komplett specifikation, se "certifications" under nedladdningar http://www.solaredge.com/groups/support/downloads(6) För effektpåverkan, se https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-temperature-derating-note.pdf© SolarEdge Technologies, Ltd. Alla rättigheter förbehålls. SOLAREDGE, SolarEdges logotyp, OPTIMIZED BY SOLAREDGE är varumärken eller registrerade varumärken tillhörande SolarEdge Technologies,Inc. Alla andra varumärken som nämns häri är varumärken som tillhör respektive ägare. Datum: 08/2022 DS-000040-3.2-SWE. Kan ändras utan föregående meddelande.

550 x 317 x 273< 62mmkg
˚CdBA