机型: R3-WT1
远程 I/O R3 系列/Q：选配规格（请从选配规格之项另行选择）

多功能电量模块选配规格◆涂层（详细内容请参照公司网页）/C01: 硅涂层/C02: 聚氨酯涂层/C03: 橡胶涂层

52.5

130

相关产品
・组态软件（机型: R3CON）
可通过组态软件进行设定。
可从本公司的网站下载组态软件。
注）此软件的运作状况是在日文版与英文版OS上确认的。

109（mm）

机型: R3－WT1①②1③④

机器规格

订货时的指定事项・机型代码: R3－WT1①②1③④①～④在下列代码中选择。
（例如: R3－WT1111W/Q）・选配规格（例如: /C01）输入系统
1: 1个系统

①类型
1: 三相3线制
2: 单相2线制
3: 单相3线制②输入信号（非平衡电路用）
1: 110V/5A AC
2: 110V/1A AC
3: 220V/1A AC
4: 220V/5A AC
A: 100V/200V/1A AC（只限于单相3线制）
B: 100V/200V/5A AC（只限于单相3线制）测量要素类型
1: 有功功率/无功功率/功率因数/频率/有功电量/无功电量

③通信方式
S: 单路
W: 双路

连接方式
・内部通信总线: 连接到底座 (机型: R3－BS□) 上・输入信号: M3.5螺丝端子连接 (紧固扭矩为0.8N·m)
・内部电源: 由底座 (机型: R3－BS□) 提供
推荐压接端子: 请参照「适用压接端子」图
(不能使用带绝缘套的压接端子)・适用电缆线: 1.04～2mm2端子螺丝材质: 铁表面镀镍隔离: 电流输入－电压输入－内部通信总线・内部电源间
DIP开关的设定:・运算方法・累计复位・其它（详细内容请参照使用说明书）
RUN显示灯: 红/绿2色LED
第1内部通信总线正常时，亮红色灯
第2内部通信总线正常时，亮绿色灯
第1和第2内部通信总线均正常工作时，亮橙色灯 (红色和绿色同时亮，变为橙色)
ERR显示灯: 红/绿2色LED输入发生异常时，亮红色灯
正常工作时，亮绿色灯通电定时器: 接通电源后，约10秒钟才开始进行转换
下限截止功能: 输入值为2%以下时，转换数据为0%（可用R3CON进行设定）检测方法·有功功率、无功功率 : 时分乘·功率因数 : 由有功功率（P）、无功功率（Q）进行运算
PP 2 ＋Q 2·频率 : 固定脉宽调制方法

④附加代码
◆选配规格
未填写：无选配规格R3-WT1规格书

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

CS-8388 Rev.6 Page 1/6

机型: R3-WT1■适用压接端子(M3.5螺丝) 单位:mm

设置规格

6min

3.5max

使用温度范围: -10～+55℃
使用湿度范围: 30～90%RH (无冷凝)使用大气条件: 无腐蚀性气体和严重尘埃安装: 安装在底座 (机型: R3－BS□) 上
重量: 约300g7max

ø 3.714.5max

性能输入规格频率: 50或60Hz●电压侧工作范围: 额定电压的0～120%
过载能力: 额定电压的2倍 (10秒)、额定电压的1.2倍 (可连续工作)●电流侧工作范围: 额定电流的0～120%
过载能力: 额定电流的10倍 (3秒)、额定电流的2倍 (10秒)、
额定电流的1.2倍 (可连续工作)■功率因数输入范围: -1～LAG 0～1～LEAD 0～-1数据显示: -1000～0～1000～0～-1000（SW2-1为OFF时）
失真波输入时，有可能与测量原理不同的测量仪器所测量的值产生差值。
■频率输入范围: 45～65Hz数据显示: 4500～6500■有功功率、无功功率输入范围●单相 2 线输入（AC）

输入范围

110V/1A
110V/5A
220V/1A
220V/5A

±100W
±500W
±200W
±1000W

输入载荷 VA电压侧电流侧
0.1
0.2
0.5
0.1
0.4
0.5

精度（包括温度、频率的影响）
・有功功率、无功功率: ±1.0%
・功率因数: ±2%
・频率: ±1%・有功电量、无功电量: ±2%・温度影响: 23±10℃・频率影响: 45～65Hz
外部磁场影响: ±0.5%（400A/m）
转换速度: 100ms
转换数据: 16bit/32bit
数据占有区: 可选择4、8、16消耗电流: 150mA输入响应时间: 2s以下（0～100%±1%）
绝缘电阻: 100MΩ以上/500V DC
隔离强度: 电流输入－电压输入－内部通信总线・内部电源间
2000V AC 1分钟
供电电源－FG间（通过电源模块隔离）
2000V AC 1分钟

●单相 3 线输入（AC）

输入范围

200V/1A
200V/5A±200W±1000W

输入载荷 VA电压侧电流侧
0.1/ 相0.2/ 相0.5/ 相●三相 3 线输入（AC）
110V/1A
110V/5A
220V/1A
220V/5A

输入载荷 VA
电压侧
电流侧

输入范围
LEAD
200var
LAG
LEAD±1000W/1000var
LAG
LEAD±400W/400var
LAG
LEAD±2000W/2000var
LAG

0.1/ 相±200W/

数 据 显 示 : 无功功率0.2/ 相
0.5/ 相0.1/ 相0.4/ 相0.5/ 相LEAD 负极性、LAG 正极性

注）无功功率单相输入时不能进行测量。

一次侧的额定电量〔W〕÷{（VT 比）×（CT 比）}
外置 VT 和 CT 时，请选择适当的 VT 比和 CT 比。使上述
运算式得出的值在上表中的输入范围内。

R3-WT1规格书

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

CS-8388 Rev.6 Page 2/6

机型: R3-WT1
面板图
■正视图■右视图①RUN显示灯
1②ERR显示灯

2③DIP开关

34SW2SW34321567ON8987654321SW187654321ONON10数据传输地

址nn＋1n＋2n＋3n＋4n＋5n＋6n＋7n＋8n＋9n ＋ 10n ＋ 11n ＋ 12n ＋ 13n ＋ 14n ＋ 15
显示 R3CON Type
R3 － N □□的数据占有区的设定例（R3 － NP □的数据占有区固定为 16）

测量要素有功功率＊ 1
无功功率＊ 1
功率因数＊ 1频率＊ 1
配电有功电量低位＊ 2
配电有功电量高位＊ 2
供电有功电量低位＊ 2
供电有功电量高位＊ 2
LAG 无功电量低位＊ 2
LAG 无功电量高位＊ 2
LEAD 无功电量低位＊ 2
LEAD 无功电量高位＊ 20000
WT1 ＊＊＊＊4、8、16n 为插槽地址
出厂时电量按 1kWh、1kvarh 为单位进行设定。
根据数据占有区的设定，所传送的数据地址如下所示。
·4（n ～ n ＋ 3）·8（n ～ n ＋ 7）
·16（n ～ n ＋ 15）＊ 1、16 位数据＊ 2、32 位数据

R3-WT1规格书

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

CS-8388 Rev.6 Page 3/6

机型: R3-WT1
输入输出数据■16位数据15016位二进制数据。
-15 ～ 0%的负值用2的补码显示。
■32位数据3116 15高位

0低位

32位二进制数据。
负值用2的补码显示。

外形尺寸图（单位 : mm）・端子编号图
52.5

109
定位导块

7.9

123130410－M3.5
端子螺丝5678910端子盖

R3-WT1规格书

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

CS-8388 Rev.6 Page 4/6

机型: R3-WT1
简易电路图・端子接线图■三相3线制RUNERR显示灯 显示灯电源侧
1 2 3U保险丝
电压输入保险丝VTu

P1VVv
v

P22P3Uu

3

负载侧

1输电电源
电路4

电源侧
1 2 3KK

控制
电路k
电流输入1LCT3Sll

第1内部通信总线
第2内部通信总线※1

内部电源

9101SkL

通信电路入路连接器保险丝DIP开关

L

3L

56

输
电

入路

78

负载侧

■单相2线制

RUN
显示灯

电源侧
1 2保险丝
电压输入VVTuv

P1P21

输
电

入路

通信
电路2

负载侧

3

电源侧
1 24

控制
电路K

电源
电路

第1内部通信总线
第2内部通信总线※1

内部电源

91SkCT

电流输入l

1L

5输电

入路

106L

7

负载侧

8R3-WT1规格书

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

DIP开关连接器保险丝UERR
显示灯CS-8388 Rev.6 Page 5/6

机型: R3-WT1■单相3线制RUNERR显示灯 显示灯电源侧
1 N 2保险丝保险丝VTu

P1VVvv

P02P2Uu

3

负载侧

1
输电电源
电路4

电源侧
1 N 2KK

控制
电路k
电流输入1LCTll
L

第1内部通信总线
第2内部通信总线※1

内部电源

9
10

1Sk

L通信
电路入路

连接器

电压输入U

DIP开关

2S
2L

56

输
电

入路

78

负载侧
※1、只限于双路通信时备有第2内部通信总线。

会有无预先通知而修改记载内容的情况。

R3-WT1规格书

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

CS-8388 Rev.6 Page 6/6