この取扱説明書（据付工事説明書付）を必ずお読みください。

お客様へ

お客様へ

工事店様へ

工事店様へ

2305876HF7404

注意

注意

送風機に異常な振動が発生した場合は使用しない

直接炎があたるおそれのある場所には据付けない

送風機・部品の落下によりけがの原因

農事用送風機 順送タイプ〈DCブラシレスモータ搭載〉

1 日 50 回以上のひんぱんな
起 動・停 止 を 伴 う 使 用 は しない

取扱説明書（据付工事説明書付）

部品の破損・落下によるけがの原因

形

名禁止

浴室など湿気の多い場所（相対湿度 90% を超える場所）には据付けない
浴室取付禁止3 相 200V

50/60Hz（前後ガード付）

落下によりけがの原因

台風時、強風時には使用しない
落下・故障の原因

この送風機は換気用途での使用はできません。
静圧 0Pa（フリーエアー状態）の場所に据付けてください。

運転中は送風機を移動しない
けがの原因

長 期 間 使 用 し な い と き は、必ず分電盤のブレーカを切る■この送風機は 3 相製品です。
■この送風機の運転には、専用コントローラ（別売）が必要です。

絶縁劣化による感電や漏電・火災の原因

お客様へ●ご使用の前に必ずこの取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
●「取扱説明書（据付工事説明書付）」は大切に保存してください。
●添付別紙の「修理窓口・ご相談窓口のご案内」は、大切に保存してください。
●お客様ご自身では据付けないでください（安全や機能の確保ができません）。
●運転手順、安全を確保するための正しい使い方について、販売店・工事店様から説明を受けてください。

落下によるけがの原因

積雪、落雪の可能性がある場所には据付けない

端面などでけがの原因

部品の破損・落下によるけがの原因

2. 据付け前のお願い

工事店様へ●腐食性ガスの発生する場所や化学薬品を扱う場所●可燃性ガスの発生、流入、滞留、漏れのある場所●酸性、アルカリ性ガスの発生、流入する場所●堆肥舎、ふん尿の上など腐食性ガス、水蒸気の発生、滞留する場所●厨房等で油煙・蒸気が直接製品にかかる場所●有機溶剤を使用している場所●吸込側、吐出側に遮へい物がある場所●使用可能な温度範囲（−10℃〜＋40℃）を超える場所●常温で相対湿度 90％を超える場所●氷結するおそれのある場所●雨または風にさらされる場所●塩害地域（塩害地域においては早期にさびが発生するため定期的に保守点検・清掃を行い必要に応じて交換を行ってください）●海抜 1000m 以上の場所

お客様へ
工事店様へ

本文中や本体に使われている図記号の意味は次のとおりです。
禁止

接触禁止

指示に従う

分解禁止

ぬれ手禁止

アース線を必ず接続せよ

水ぬれ禁止

浴室取付
禁止

お客様へ

工事店様へ

警告

警告

送風機を水や消毒液につけたり、消毒液をかけたりしない

爆発性の粉じんやガスの発生する場所または発生するおそれのある場所には据付けない

水ぬれ禁止 ショート・感電・火災の原因

爆発や火災の原因

どんな場合でも改造はしない
分解修理は修理技術者以外の人は行わない

火災・感電の原因

どんな場合でもガードの中へ手や物などを絶対に入れない

KH-DCJ100ETFG

火災・感電・けがの原因

突然運転し始めてけがや感電の原因

ぬれた手で操作をしない

塩素消毒しているプール、酸・アルカリや腐食性ガスを含んだ
湿気の多い場所に据付けない

感電やけがの原因

ぬれ手禁止

お手入れや保守点検の際は必ず分電盤のブレーカを切り、電源遮断後 5 分以上経過した後に行う

羽根

後ガード
４面×２ヶ所×φ１５取付穴
268

電源ケーブル
ビニルキャブタイヤケーブル
４芯×０．
７５㎜ 2 有効長１ｍ（アース付）

ショート・感電の原因

漏電のときに感電の原因

指示に従う

感電やけがの原因

落下・焼損の原因

アース工事は必ず有資格者である電気工事士が電気設備技術基
準や内線規程に従って安全・確
実に行う工事店様へ注意

保守点検の際は必ず元電源を切り、電源遮断後 5 分以上経過した後に行う

シーズン前および自然災害発生後は異常がないか点検を行う

単位（㎜）●据付けは専門業者に依頼する 漏電・感電・落下の原因●雨・水のあたる場所には据付けない ショート・感電の原因

ショート・感電・火災の原因

落下・焼損の原因

有効長１ｍ

警告

送風機1台ごとにモータブレーカ
1 台を取付ける

振動が大きい、羽根が回らないなどの異常時には、使用を中止する

信号ケーブル
３芯×０．
３㎜ 2

7

4. 据付方法

漏電ブレーカを確実に取付ける

感電やけがの原因

運転を開始する際は送風機周辺に人がいないことを確認する

前ガード
モータ

雨・水のあたる場所には据付けない
水ぬれ禁止

工事店様へ

25

腐食して落下しけがの原因

メタルラス張り、ワイヤラス張り、または、金属板張りの木造物と金属ボディの部分が直接接触しないように据付ける

漏電・感電・落下の原因

50

インバータ電源では使用しない
火災・感電の原因

据付けは専門業者に依頼する

風方向

□1120

据付方向

禁止

回転方向上

送風用途以外には使用しない

送風機が停止していても、電源が入った状
接触禁止 態では送風機に近づかない〔電気設備の技術基準 解釈第 167 条 3 項〕
漏電したとき、火災の原因

3. 各部のなまえと外形寸法図

定格電圧・定格周波数以外では使用しない

火災・感電・けがの原因
修理はお買上げの販売店または当社のお問い合わせ窓口にご相談ください

けがの原因●製品の寿命や万が一の故障により、二次的被害が想定される場合には必ずフェールセーフ設計（異常警報を出すなど事故につながらないような設計）の配慮をしてください。
●低所で使用の場合、運転中は送風機に近づかないでください。
●ガードの中へ手や物などを絶対に入れないでください。とくに小さなお子様にはご注意ください。
ガードは人体の腕、体、頭部などの羽根への接触防止は可能ですが手先、指等をガードの隙間へ差し込んだ場合にはけがのおそれがあります。
●使用する回転数によっては異常な振動、共振、騒音が発生することがありますのでその回転数付
近では使用しないなど十分注意してください。
●ダクトなどに接続しないでください。
●据付けは製品荷重に十分耐える構造物に据付けてください。
据付け場所が弱いと共振を起こし、モータ破損及び羽根破損などが発生する危険があります。
また、異常な騒音及び振動が発生するおそれがありますので、弱い場所は補強などをして確実に据付けてください。
●静圧 0Pa（フリーエアー状態）の場所に据付けてください。
●順送用途での設置（縦列配置）においては 10m 程度の間隔を空けて配置してください。
間隔を空けないと製品が破損することがあります。
●電源線から誘導雷サージが侵入することにより製品が故障、誤作動することがあります。対策として避雷器の設置をおすすめします。

600

注意

誤った取扱いをしたときに、 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく 軽傷または家屋・家財など可能性のあるものの物的損害に結びつくもの

けがの原因

部品の取付けは確実に行う■次のような場所には据付けしないでください（故障の原因になります）。

1. 安全のために必ず守ること

指示に従う

端面などでけがの原因

お手入れや保守点検の際は手袋を着用する

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

分解禁止

開梱・据付け・保守点検およびお手入れの際は手袋を着用する

るけがの原因据付工事終了後は、必ずお客様にこの説明書をお渡しください。

警告

接続不良や誤った電気工事は感電、火災の原因指示に従う 振動による部品の破損、落下によ●据付工事を始める前に必ずこの取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全に据付けてください。
●据付工事は販売店様、または専門の工事店様が実施してください。
●電気工事は販売店・工事店様において有資格者である電気工事士の方が実施してください。
●この取扱説明書に従って正しい使い方をお客様へご説明ください。

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。

電気工事は必ず有資格者である電気工事士が内線規程や電気設備技術基準に従って行う。
絶対に「手より接続」はしない。電源電線の結線部分は安全上、JIS C 8340 の「電線管用金属製ボックス」内にて行う。又、電源電線の結線部分には雨・水がかからないように指示に従う 電気工事を行う

羽根の汚れがひどい場合は必ず清掃をする

工事店様へ

感電や火災の原因

送風機の据付けは振動のない強固な場所に確実に行う

衝撃を与えない
感電や火災の原因

KH-DCJ100ETFG

火災の原因

禁止

●開梱・据付けの際は手袋を着用する 端面などでけがの原因●安全のため据付けは 2 人以上で行う 落下によりけがの原因●送風機真下での作業はしない 落下によりけがの原因●送風機の据付けは振動のない強固な場所に確実に行う 落下によりけがの原因●据付けは振動、ゆるみなどが発生しないようにしっかりと据付けてください。
●据付けが完了しましたらもう一度点検してください。不具合がありましたら必ず直してください。
●運搬時、据付時にはガードに力をかけないように注意してください。
●この送風機は換気用途では使用できません。静圧 0Pa（フリーエアー状態）の場所に据付けてください。

アース線を必ず接続せよ 故障や漏電のときに感電の原因

1

4. 据付方法 つづき

1 か月に 1 度を目安に下記の点検を行ってください。

工事店様へ

点

つり下げて使用する場合

警告

チェ−ン・ロープ（工事店様手配）●当社農事用換気送風機 つり下げ金具（別売）をご使用ください。据付方法・使用上の注意は、農事用換気送風機 つり下げ金具の取扱説明書（据付工事説明書付）に従ってください。
●取付姿勢は軸水平から軸垂直（羽根下）の俯角内で据付けてください。
●丈夫なチェーン・ロープを使用してください。
●チェーン・ロープは加わる力が均一になるようにしてください。

確実に固定する

当社農事用送風機 専用スタンド（別売）をご使用ください。据付方法・使用上の注意は、専用スタンドの取扱説明書に従ってください。

モータにある▽マークが下側になるように据付ける

警告

注意●電気工事は必ず有資格者である電気工事士が内線規程や電気設備技術基準に従って行う。絶対に「手より接続」はしない。電源電線の結線部分は安全上、JIS C8340 の「電線管用金属製ボックス」内にて行う。又、電源電線の結線部分には雨・水がかからないように電気工事を行う
接続不良や誤った電気工事は感電、火災、部品故障の原因

お願い

温度センサ

お手入れに下記の溶剤・洗剤を使用しないでください。
シンナー、アルコール、ベンジン、ガソリン、灯油、スプレー、アルカリ洗剤、化学ぞうきんの薬剤、クレンザー等けんま剤入りの洗剤（変質・変色する原因になります）

保管のしかた
必ず電源を切り、送風機への水やほこりの浸入がないようにビニールシートなどで覆ってください。

9. 修理を依頼する前に●電気設備技術基準に基づき、電気工事士によるＤ種接地工事（アース）を行うとともに、漏電ブレーカを必ず設置する（故障、漏電時の感電防止）。
●モータ焼損および、配線回路保護のため送風機 1 台ごとにモータブレーカを使用してください（モータブレーカは、2.5Ａ（0.4kW 用）を使用してください）。
●漏電ブレーカは高調波・サージ対応品で定格感度電流 100ｍＡ、動作時間 0.1 秒以内の高速形を使用してください。
●信号ケーブルへのメガーテスト（絶縁抵抗測定）は行わないでください。
●電源ケーブルに市販の電源プラグを取り付ける際は引掛形差込プラグを使用ください。
また、電源プラグはがたつきのないよう刃の根元まで確実に差し込んでください。
●電気工事を行う際、電源ケーブルと信号ケーブルの配線が正しいことを確認してください。
●細霧を使用する場合は、電源電線シース部を含む電源電線絶縁体 導体
電源電線シース部結線部分に防水処理を行ってください。

送風機●モータなど温度の高い部分にほこりの付着はありませんか●ガードは目詰まりしていませんか●清掃してください

ほ こ り■油・粉じんなどの可燃性の汚れが送風機に付着していると、万が一の飛び火により火災の原因となるおそれがあります。必ず定期的（1 年目安）に清掃してください。
■正規据付状態での散水では、モータ内に水が入らない構造となっていますが、モータ単品では絶対に水洗いしないでください（モータ内および軸受部に水がかかると漏電事故の危険があります）。
■農薬・肥料・消毒液を送風機にかけないでください（送風機の寿命を著しく短くします）。
■古くなった送風機は買い換えてください。
■高圧水洗浄時は洗浄ノズルを拡散にし、50cm 以上離して洗浄してください。直射や近距離からの洗浄は羽根変形など製品破損の原因となるおそれがあります。高圧水洗浄機の取扱説明書に従って、正しく使用してください。

工事店様へ

アオ
シロ
アカ

傷

●モータ交換をしてください●モータ交換をしてください●羽根交換をしてください（羽根破損／落下によるけがのおそれがあります）●チェーン・ロープを交換してください

全体の清掃

取付枠
（工事店様手配）5. 電気工事

送風機損●モータの外観が変色していませんか●電源ケーブルにキズなどありませんか●羽根に亀裂などありませんか●チェーン・ロープに傷、摩耗、断線などありませんか

約 2 か月に 1 度を目安に清掃する。

モータにある▽マークが下側になるように据付ける

アオ
シロアカ

●ガタつきがないようにナット・ボルト・チェー
ンなどを確実に取付けてください（製品落下および羽根落下によるけがのおそれがあります）

羽根のアンバランスにより製品が破損するおそれがあります。

M12 ナット（工事店様手配）モータブレーカ●送風機を据付けたナット・ボルト・チェーンなどが確実に取付けてありますか●羽根やモータは確実に止められていますか

羽根などの清掃

M12 ボルト（工事店様手配）

8 ヶ所の取付穴に市販のボルト・ナット・ばね座金（M12）で強固な取付枠に据付けてください。

電 源
3相200Vガタツキ

異 常 音 ●ボールベアリングの寿命は約 2 万時間ですので使用状況によっては、点検のうえモータ交換が必要です
さび ●さびが部品の広範囲に発生している場合は、部品を交換してください●ケーブルにヒビ割れ等がある場合には、モータの交換をしてくださいケーブル

つり下げ金具4 ヶ所（別売）

M12 ばね座金（工事店様手配）

取付枠（工事店様手配）で使用する場合

結線例

置

1 年に 1 回程度、下記の点検を行ってください。

床置きで使用する場合●定格電圧・定格周波数以外では使用しない
火災・感電の原因●アース工事は必ず有資格者である電気工事士が電気設備技術基準や内線規程に従って安全・確実に行う
故障や漏電のときに感電の原因

処

目

び

上広がりにて固定
チェ−ン・ロープ（工事店様手配）項●さびが部品の広範囲に発生している場合は、部品を交換してください（部品落下および羽根破損 / 落下によるけがのおそれがあります）

さ●強固な場所に設置する 落下によりけがの原因●専用つり下げ金具を使用する 製品が破損して落下・けがの原因●製品のつり下げは 4 本以上で行う 落下によりけがの原因●チェーン・ロープは確実に固定する 落下によりけがの原因

検●送風機および送風機据付用ナット・ボル
トがさびていませんか●羽根および羽根取付用のナットがさびていませんか●チェーンがさびていませんか

お客様へ

下記のような現象が見られる場合、お客様で点検されても直らないときは、事故防止のためブレーカを切り、お買上げの販売店・工事店様に点検修理をご依頼ください。費用については販売店・工事店様にご相談ください。
現象

点検と処

点検実施者

置

工事店様

通 電しても 回 転し ●電源（3 相 200V）、信号ケーブルの接続は正しいですか（正しく接続する）
ない●モータブレーカが切れていませんか（入にする）（点検・処置を行う際は ●専用コントローラの運転スイッチが「停止」になっていませんか（自動タ必ず分電盤のブレーカイプのみ）。また、風量・温度は正しく設定されていますか（専用コントロを切り、電源遮断後5分ーラの取扱説明書に従って、正しく設定する）
以 上 経 過した 後 に 行●静圧は 0Pa（フリーエアー状態）ですか（静圧を 0Pa（フリーエアー状態）う。）にする）

防水処理を電源電線シース部まで行う◯

焦げ臭いにおいが ●羽根は軽く回りますか（羽根に何か引掛かっている場合は取り除く）●周囲温度が 40℃を超えていませんか（40℃以下にする）
する※信号ケーブルの配線については専用コントローラ（別売）の取扱説明書（据付工事説明書付）に従ってください。
工事店様へ■電気工事終了後、正常に運転できるか使用者立会いのもと試運転を行ってください。

補修用性能部品の保有期間

11. 仕

安全診断
送風機は使用上支障がなくても、安全のための診断（8. 項記載）を 1 か月に1 度を目安に電源を切ってから行ってください。

8. 点検・お手入れ

お客様へ

当社はこのソーワテクニカ 農事用送風機 順送タイプ〈DC ブラシレスモータ搭載〉の補修用性能部品を製造打切後 9 年保有しています。
補修用性能部品とは、その送風機の機能を維持するために必要な部品です。
この製品は、日本国内用に設計されていますので、国外では使用できません。
また、アフターサービスもできません。

専用コントローラ（別売）の取扱説明書（据付工事説明書付）に従ってください。

●運転中は危険ですから送風機の中に指やものを入れない
けがの原因●ぬれた手で操作しない
感電やけがの原因

過負荷（静圧 0Pa 以外での運転）、羽根拘束、あるいは周囲温度が基準以上に高い場合は、モータ保護機能が作動し、回転が止まる事があります。モータ保護機能をリセットするために、電源を遮断し、ブレーカを「切」にして原因を取り除いてください。モータが冷えるまでじゅうぶん時間をおいた後、電源をいれてください。

アフターサービスは、お買上げの販売店様へお申しつけください。
なお、おわかりにならないときは、当社のお問い合わせ窓口（添付別紙の「修理窓口・ご相談窓口のご案内」参照）にご相談ください。

お客様へ警告◯10. アフターサービス（8） 順送用途（縦列配置）の場合、他の送風機と10m程度の間隔を空けていますか（9） 据付姿勢（モータにある▽印が下）は正しいですか
2. ブレーカを「入」にして専用コントローラの操作により試運転を行う。
操作方法は、専用コントローラの取扱説明書に従う。
（1） 異常な振動や騒音はありませんか（2） 送風機は設定通りの動作をしていますか

7. 使用方法◯●異常に湿度が高い場所で使用していませんか（据付場所およびモータ内部の腐食確認後モータを交換する）
お願い

1. 据付工事終了後、次のことを確認します。
（1） 送風機は確実に据付けてありますか（2） 電源ケーブル・信号ケーブルに傷・いたみはありませんか（3） 正しくアース工事がしてありますか（4） 電源電圧は正しいですか（5） モータブレーカは接続しましたか（6） 漏電ブレーカは指定のものを接続しましたか（7） 欠相になっていませんか

◯

◯◯
◯
◯

運転中に異常音や ●羽根の締め付けがゆるんでいませんか（締め付けする）
振動がする●本体が確実に据付けられていますか（据付けする）

6. 試運転◯●周囲温度が 40℃を超えていませんか（40℃以下にする）●全面にさびが発生していませんか（さびの発生した部品を交換する）

アース

◯

◯

●羽根が拘束されていませんか（拘束している原因を取り除く）

専用コントローラ
（別売）

お客様

◯

お客様へ

様

工事店様へ

周波数騒 音風 量（Hz） （m3/min） （dB）

質 量（㎏）

60030.5形 名羽根径（㎝）電 源（V）

KH-DCJ100ETFG

100

3 相 200 50/6061※風量は、扇風機のような使い方をした場合の風速分布から求めた風量です。
※騒音はモータ端面、左右側面より各 1.5m 地点の 3 点を無響室にて測定した平均値です。
※仕様値は、変更になる場合があります。
※周囲温度は−10℃〜＋40℃、常温において相対湿度 90％まで使用可能です。
この範囲を超えますと焼損，変形，回転不良，破損につながるおそれがあります。

お客様へ

長い間ご使用の送風機は、使用上支障がなくても、安全のための診断をお願いします。

警告●保守点検の際は必ず分電盤のブレーカを切る
感電やけがの原因

注意●保守点検の際は手袋を着用する 端面などでけがの原因●お手入れの際は電源電線の結線部分に水がかかることがないよう行ってください 感電、火災、製品故障の原因

技術指導元

製造販売元

株式会社

2

ソーワテクニカ〒509-9132 岐阜県中津川市茄子川中垣外 1646-45
TEL 0573-78-0302

三菱電機株式会社
この説明書は、再生紙を使用しています。