机型: R7MWTU远程 I/O R7 系列

类型
EA8: 增设用 Di/Pi × 8点 (内部电源5V)

多功能电量模块(夹合式交流电流传感器CLSE、Modbus用)①附加代码◆选配规格
未填写：无选配规格/Q：选配规格（从选配规格之项另请选择）选配规格（可指定多项）订货时的指定事项
・基本模块: R7MWTU－2①1－AD4②①、②在下列代码中选择。
（例如: R7MWTU－221－AD4/Q)
・选配规格（例如: /C01/SET）・增设模块: R7MWTU－EA8①①在下列代码中选择。
（例如: R7MWTU－EA8/Q)
・选配规格（例如: /C01）

基本模块: R7MWTU－2①1－AD4②类型
2: 单相2线制、单相3线制、三相3线制、三相4线制①回路
1: 单路、Di/Pi × 4点 (内部电源5V)(不能连接增设模块)
2: 双路

输入
1: 240V AC/CLSE

供电电源◆交直流通用AD4: 100～240V AC/110～240V DC (交直流通用)(允许电压范围 85～264V AC、50/60Hz允许电压范围 99～264V DC、纹波系数 10%p-p以下)◆涂层（详细内容请参照公司网页）/C01: 硅涂层/C02: 聚氨酯涂层/C03: 橡胶涂层◆出厂时的设定
/SET: 按照订购表格 (No: ESU-7816) 设定(只有基本模块可使用订购表格)

主要的功能与特长用于Modbus的多功能电量模块。
使用夹合式交流电流传感器，因此无需准备CT也能进行测量。
夹合式交流电流传感器一触既合，便于安装。可在5～600A的广范围选择输入范围。
在关闭电源的状态下，也能将测量值、累计值、设定数据存储在非挥发性存储器上。
通过连接基本模块和增设模块，可作为双路电量模块使用，也可作为8点接点输入模块使用。但是R7MWTU－211－AD4不能连接增设模块。

相关产品・组态软件（机型: PMCFG）
可从本公司的网站下载组态软件。
将本产品连接到电脑时，需要专用的连接电缆线。所需专用电缆线的型号请参照本公司网站的下载网站或组态软件的使用说明书。
注）此软件的运作状况是在日文版与英文版OS上确认的。
・夹合式交流电流传感器（机型: CLSE）
因本机器要与传感器组合使用，所以要预备与通道数相同数量的传感器。

附带品・终端电阻器110Ω（0.25W）

机器规格
②附加代码
◆选配规格
未填写：无选配规格/Q：选配规格（请从选配规格之项另行选择）增设模块: R7MWTU－EA8①

连接方式: M3螺丝2块端子盘连接 (紧固扭矩为0.5N·m)
压接端子：请参照「推荐压接端子」图
・推荐厂家: Japan Solderless Terminal MFG.Co.Ltd
或 Nichifu Co.,Ltd・适用电缆线: 0.25～1.65mm2 (AWG 22～16)
接线方式: 单相2线、单相3线、三相3线平衡及非平衡负载、
R7MWTU规格书

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

CS-7816 Rev.8 Page 1/8

机型: R7MWTU
三相4线平衡及非平衡负载
端子螺丝材质: 铁表面镀镍机壳材质: 灰色耐燃性树脂隔离: 传感器磁芯－传感器输出・电流输入・电压输入－接点输入－Modbus・FG－供电电源间■测量项目・电压: R－N、S－N、T－N、R－S、S－T、T－R
・电流: R、S、T、N
・有功功率: R、S、T、Σ
・无功功率: R、S、T、Σ
・视在功率: R、S、T、Σ
・功率因数: R、S、T、Σ
・频率・有功电量: 吸收／释放・无功电量: 吸收／释放／滞后／超前・视在电量・有功功率需求量
・无功功率需求量
・视在功率需求量・电流需求量: R、S、T、N・高谐波: Σ
电压: R－N、S－N、T－N、R－S、S－T、T－R
电流: R、S、T、N・峰值累计时间・非峰值累计时间
・各最大值、最小值・各需求量履历: 1～4
工作模式设定: 用DIP开关、组态软件以及用通信设定设定可能项目: 接线方式、平衡/非平衡、夹合式传感器的类型 (详细内容请参照使用说明书)状态显示灯: PWR■推荐压接端子 (M3螺丝)

6max

3.3max（mm）

Modbus通信规格
通信方式: 半双工异步通信通信规格: TIA/EIA-485-A
传输距离: 500m以下
通信协议: Modbus-RTU、Modbus-ASCII
最大节点数: 31台 (不包括主机)节点地址设定: 1～99 用旋转开关设定 (出厂时设定为00)
传输速度的设定: 38.4kbps (出厂时的设定)、19.2kbps、9600bps、4800bps (用旋转开关设定)状态显示LED: RUN、ERR、SD、RD输入规格
频率: 50/60Hz (45～65Hz)
●电压侧
额定电压
・线间: 240V AC・N－线间: 138V AC (三相4线时)输入载荷VA: 电压电路≤ULN2/300kΩ/相过载能力: 额定电压的2倍 (10秒)、1.2倍 (持续)一级侧电压可设定范围: 50～400 000V●电流侧
CLSE－R5: 0～5A AC
CLSE－05: 0～50A AC
CLSE－10: 0～100A AC
CLSE－20: 0～200A AC
CLSE－40: 0～400A AC
CLSE－60: 0～600A AC
过载能力: 1.2倍 (持续)、5倍 (10秒)(注、要在480V以下的电路使用。)
一级侧电流可设定范围: 1～20 000A (只有在使用CLSE－R5时，可从组态软件进行设定)工作范围
・电流: 额定的0～120%
・电压: 额定的10～120%・视在功率: 额定的120%以下
・有功功率、无功功率: 额定的-120～+120%
・频率: 45～65Hz
・COS ø: -1～+1■接点输入
公共端: 负公共端
最大输入频率: 10Hz
最小脉宽: 50ms
累计脉冲数: 0～999 999 999
溢出计数值时: 复位后从1开始重新累计检测电压/电流: 约5V DC/5mA
检测阈值:ON 5kΩ以下、2V以下
OFF 100kΩ以上、4V以上
工作模式: 接点以及脉冲计数器

设置规格耗电量・交流电源
基本模块: 低于5VA基本模块＋增设模块: 低于6VA・直流电源
基本模块: 低于1.5W
基本模块＋增设模块: 低于2W
使用温度范围: -10～+55℃
存放温度范围: -20～+65℃
使用湿度范围: 30～90%RH (无冷凝)使用大气条件: 无腐蚀性气体和严重尘埃
安装: DIN导轨安装R7MWTU规格书

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

CS-7816 Rev.8 Page 2/8

机型: R7MWTU
重量・基本模块: 约200g
・增设模块: 约90g

性能精度 (包括温度、频率的影响) ＊1・电压、电流: ±0.5%＊2
・功率: ±1.0%＊2
・功率因数: ±1.5%・频率: ±0.1%＊2
・电量: ±2.0%＊3・高谐波: ±2.0%＊2・温度影响: 10～35℃・频率影响: 45～65Hz＊1、不包括传感器的精度。与传感器组合使用时，要加算
传感器的精度。
＊2、相对于额定输入的精度。
单相3线时的中性线电流、三相3线非平衡时的S线电
流、三相4线时的中性线电流的精度为±1%＊3、额定的5～100%的范围、功率因数1
数据更新周期・频率: 1s以下
・频率以外: 500ms以下
绝缘电阻: 100MΩ以上/500V DC
隔离强度:电流输入・电压输入・接点输入－Modbus・FG－供电电源间 2000V AC 1分钟
电流输入・电压输入－接点输入间
1000V AC 1分钟

面板图
■基本模块
工作模式设定DIP开关（SW1）

波特率设定旋转开关组态软件设定接口节点地址设定旋转开关状态显示灯2323901

516278NODE ADD.

4

1 2 3 4 5 6 7 8456

23X145678

SDX1045678

RUNRD901

ERR901PWR

73CNFG.

B.RATE

10 11 12 13 14 15 16 17 18
12Modbus、供电电源端子盘

345689电压、电流、接点输入端子盘

R7MWTU规格书

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

7CS-7816 Rev.8 Page 3/8

机型: R7MWTU■状态显示灯显示灯PWR

RUNERR
SD
RD

显示
颜色
红色

红色
红色
红色
红色

状态

工作亮灯
闪烁
约 0.5Hz
闪烁
约 2Hz
熄灯亮灯
亮灯
亮灯
亮灯

正常
输入溢出或无输入
设定错误或机器异常
内部 5V 异常正常通信
接收数据异常
发送数据
接收数据

■增设模块
●接点8点

61

72

83

91045接点输入端子盘接线图系统／应用

系统／应用接线图

P1 P2

1K 1L

P1 P2

单相2线uk电源侧
RNlK负载侧电源侧RNLK

电源侧RSTklKLP1三相4线
非平衡负载

P2电源侧
RS
TN

P2

电源侧
R
ST负载侧

P3负载侧

L

三相3线非平衡负载（2CT）

P3u vu v

u v

U VU VU Vuvvu

UVVUklKLu电源侧
R
N/ST

P1

负载侧三相4线平衡负载P1 P2 P3 1K 1L 3K 3L

N

电源侧
R
S
TNkl

K

L kl

KL

负载侧电源侧 U
R
N/S
T

1K 1LklKL负载侧电源侧
R
S
TNv

v

uV

VU

P1Nuv

UVkl

K

L kl

KL

负载侧1K 1Lkl

KL

负载侧N 1K 1L 2K 2L 3K 3L

电源侧RS
TN

P1l

P1 P2 P3 1K 1L

P1 P2 P3 1K 1L

三相3线平衡负载kVP1 P2 P3 1K 1L 3K 3L

单相3线

1K 1Lv

U接线图Nkl

KL

kl

KL

负载侧kl

K

L

1K 1L 2K 2L 3K 3Lkl

K

L

kK

负载侧

lkl

K

L

L

注、CT请使用CLSE。
低电压电路时无需进行接地。

R7MWTU规格书

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

CS-7816 Rev.8 Page 4/8

机型: R7MWTU
布线■供电电源与Modbus的布线
4567
DG U
DA
（＋） V（－）
123
DB SLD FG

① DB
② SLD
③ FG
④ DA
⑤ DG
⑥U（＋）
⑦V（－）

－屏蔽线
FG－－供电电源（＋）
供电电源（－）■与HOST PC的布线终端电阻HOST PC

I／O模块

I／O模块Tx＋／Rx＋Tx－／Rx－
SGRx＋Rx－

DA
DB
DG
SLD
FGDA
DB
DG
SLDFG

终端电阻终端的两个模块必须连接附带的“终端电阻”，且连接在“DA”和“DB”之间。
主机还可连接在两端之外。

端子排列
■基本模块
●单回路、接点输入 4 点
1011P31P1212NC

P2

端子 信号
编号 名称
1P12P23N
4 1ch 1L
5 1ch 2L
6 1ch 3L
7 DI2 ＋8 DI4 ＋9COM

3NC

N

●双回路

13 1ch 14 1ch 15 1ch 161K2K

4 1ch 5 1ch 6 1ch 71L

2L

17893L DI2＋ DI4＋ COM

端子 信号
编号 名称
电压输入 P110P3
电压输入 P211NC
电压输入 N
12NC
1ch 电流输入 1L 13 1ch 1K
1ch 电流输入 2L 14 1ch 2K
1ch 电流输入 3L 15 1ch 3K
接点输入 216 DI1 ＋接点输入 417 DI3 ＋接点输入公共端
18 COM功能

18

103K DI1＋ DI3＋ COM

功能
电压输入 P3
未使用
未使用
1ch 电流输入 1K
1ch 电流输入 2K
1ch 电流输入 3K接点输入 1接点输入 3接点输入公共端

1P12NC

P2端子 信号编号 名称
1P12P23N
4 1ch 1L
5 1ch 2L
6 1ch 3L
7 2ch 1L
8 2ch 2L
9 2ch 3L

R7MWTU规格书

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

11P3312NCN

13 1ch 14 1ch 15 1ch 16 2ch 17 2ch 18 2ch

1K

2K

3K

1K

2K

3K

4 1ch 5 1ch 6 1ch 7 2ch 8 2ch 9 2ch1L

2L

功能电压输入 P1
电压输入 P2
电压输入 N1ch 电流输入 1L
1ch 电流输入 2L
1ch 电流输入 3L
2ch 电流输入 1L
2ch 电流输入 2L
2ch 电流输入 3L

3L

1L

端子 信号编号 名称10P311NC
12NC
13 1ch 1K
14 1ch 2K
15 1ch 3K
16 2ch 1K
17 2ch 2K
18 2ch 3K

2L

3L

功能
电压输入 P3
未使用
未使用
1ch 电流输入 1K
1ch 电流输入 2K
1ch 电流输入 3K
2ch 电流输入 1K
2ch 电流输入 2K
2ch 电流输入 3K

CS-7816 Rev.8 Page 5/8

机型: R7MWTU■增设模块
678910COM DI1＋ DI3＋ DI5＋ DI7＋12345COM DI2＋ DI4＋ DI6＋ DI8＋端子编号12345信号
名称COM
DI2 ＋DI4 ＋DI6 ＋
DI8 ＋

功能
公共端接点输入 2接点输入 4接点输入 6接点输入 8端子
编号678910信号
名称
COM
DI1 ＋DI3 ＋
DI5 ＋DI7 ＋

功能
公共端接点输入 1接点输入 3接点输入 5接点输入 7

外形尺寸图（单位 : mm）・端子编号图
■基本模块
115

1718.55450DIN导轨(宽35mm)4562710 11 12 13 14 15 16 17 183123456798

31（5）

5.530

667－M3 Modbus、
供电电源端子螺丝

18－M3 电压、电流、接点输入端子螺丝■增设模块17655418.511.550DIN导轨(宽35mm)6728394105315.530（5）610－M3 接点输入端子螺丝R7MWTU规格书

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

CS-7816 Rev.8 Page 6/8

机型: R7MWTU
简易电路图・端子接线图■基本模块·单路、接点输入4点
P1 1隔
电

4 DA

离
路

1 DB

P2 2
电压输入通信电路

P3 105 DG

N 32 SLDNC 113 FG

NC 12控制
电路

1K 13

连接其它Modbus设备

6 U（＋）

电源电路

供电电源7 V（－）

1L 42K 14

电流输入2L 53K 15●接点输入连接例

3L 6
DI1＋ 16

Di1＋

DI2＋ 7Di2＋

DI3＋ 17隔电接点输入DI4＋ 8Di3＋

离路

Di4＋COM 18COMCOM 9COM·双路
P1 1隔
电4 DA

离路

1 DB

P2 2电压输入通信电路

P3 105 DG

N 32 SLDNC 113 FG

NC 12

电源
电路

1K 13

连接其它Modbus设备

6 U（＋）
供电电源7 V（－）

1L 41路电流输入2K 142L 5控制
电路

3K 15
3L 61K 16
1L 7
2K 17
2路电流输入2L 83K 18
3L 9R7MWTU规格书

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

CS-7816 Rev.8 Page 7/8

机型: R7MWTU■增设模块COM 1输电入路

增设连接器

DI2＋ 2DI4＋ 3DI6＋ 4DI8＋ 5控制
电路COM 6DI1＋ 7DI3＋ 8
DI5＋ 9DI7＋ 10

会有无预先通知而修改记载内容的情况。

R7MWTU规格书

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

CS-7816 Rev.8 Page 8/8