Industrial cabling technology
産業用イーサネット／PROFINET／PROFIBUSSIMATIC NET
Answers for industry.
1

はじめに
ネットワーク - 産業用通信のバックボーン• ISO/IEC 24702（産業ビルディングの構造化配線）• IEC 61918（産業プラントの特定配線）

PROFIBUS DPPROFINET

ビルディング の 構 造 化 配 線 に 関 する標 準 規 格ISO/IEC 11801とEN
50173に従って、対応する以下の規格が作成されました。

通信システムの用途
産業用
イーサネットパワフルでオープン、しかも頑丈なバスシステムが、データ通信、プ
ロセス通信、フィールド通信などの用途を問わず、オートメーションソ
リューションにおける効率的な通信を実現します。ネットワークは、産業用通信において信頼性の高いデータ伝送手段でなければなりません。
さまざまなトポロジーにおける各バスシステムのオープン性と柔軟性によって、システムとその機能拡張がリンクされます。標準バスシステム
を使用することによって、サプライヤが異なっても標準コンポーネントを問題なく接続することが可能です。既存のネットワークを支障なく拡張できるため、最大限の投資保護が保証されます。
シーメンスは、ネットワークの制限を超えて、統合ソリューションの全体をカバーするすべてのコンポーネントを提供します。これには、アクティブネットワークコンポーネントだけでなく、業界標準の配線システ
ムも含まれます。

n

-

n

n

n

-

n

n

インテリジェントなフィールドデバイス（例：ET 200S/CPU）nn

シンプルなフィールドデバイス（例：ET 200）

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

ERP（基幹業務パッケージ）（例：PC）
制御（例：SIMATIC S7-300）

モーションコントロール（例：SIMOTION）

センサ／アクチュエータ

ドライブ（例：SINAMICS）-

SIRIUSモータスタータ

SINUMERIK

安全指向の通信

不適合

2

はじめに

- 適合

n 最適

ネットワーク用コンポーネント

電気ネットワークまたは光ネットワークの構築には、パッシブネットワー
クコンポーネント（たとえば、ケーブル、コネクタ、バス端子）とアクティ
ブネットワークコンポーネント（たとえば、スイッチ）の両方が使用されます。産業分野のネットワーク配線は、オフィス環境の配線に比べて非常に難しい課題になります。
データと電源用のケーブル
データライン
オフィスのケーブルとは異なり、産業用ケーブルは過酷な環境と高温に耐えることができ、また水平力に対する優れた耐性も備える必要があります。これは特別なケーブル構造（スターカッド）によって実現されます。このケーブルはシリコンを使用していないため、塗装工場での使用にも適しています。曲げ半径が小さくケーブルをケー
ブルダクトに引き込むときに生じる高い引っ張り荷重に耐えることができます。
機械的および化学的負荷に耐える能力は、産業用ケーブルの重要な条件です。
シールド付きケーブル構造のため、電磁干渉を受けやすい産業地域
であっても、安全なデータ伝送が可能になります。
電力ライン
PROFINET/PROFIBUS のネットワーク構築には各種の頑丈な電源ケー
ブルが利用可能です。電力ケーブルもシリコンを使用していないた
め、塗装工場での使用に適しています。ケーブル外被は耐鉱油性と耐グリース性を備え、過酷な産業環境で電力ラインを保護します。

目次

はじめに

2

ネットワーク - 産業用通信のバックボーン......................... 2
ネットワーク用コンポーネント ......................................... 3
ネットワークにおけるパッシブコンポーネントとアクティブコンポーネント .............................................. 4
現場でわずか60秒、FastConnectによる失敗のない
接続 ........................................................................... 6
産業用イーサネット用FastConnect ................................ 7
PROFIBUS用FastConnect .............................................. 8
産業用イーサネット

9

ネットワークの選択基準 ................................................ 9
産業用イーサネット電気ネットワーク ............................. 10
産業用イーサネット電気ケーブルの概要 ........................ 11
産業用イーサネット用プラグインコネクタ ....................... 12
産業用イーサネット用パッチテクノロジー ....................... 14
産業用イーサネット電気ネットワーク
ケーブルとコネクタの適合性 ......................................... 16
産業用イーサネット光ネットワーク
光ケーブルの概要 ........................................................ 17
産業用イーサネット光ネットワーク
ケーブルとコネクタの適合性 ......................................... 20
PROFIBUS

21

ネットワークの選択基準 ................................................ 21
電気PROFIBUSネットワーク ........................................... 23
電気PROFIBUSネットワーク
PROFIBUSバスケーブルの概要 ....................................... 24
PROFIBUS光ネットワーク
光ケーブルの概要 ........................................................ 26
PROFIBUS光ネットワーク
PROFIBUS光バスケーブルの概要 .................................... 28
PROFIBUS用接続コンポーネント .................................... 29
電気および光PROFIBUSネットワーク
ケーブルとコネクタの適合性 .......................................... 30

はじめに

3

ネットワークにおけるパッシブコンポーネントとアクティブコンポーネント

アクティブネットワークコンポーネントは、個々のネットワークセグメ
ントを接続してネットワーク構造を形成します。ネットワークコンポー
ネントを取り外した場合、あるいはコンポーネントに障害が生じた
場合、トポロジーは強制的に別部の部分セグメントに分割されます。
結果として、2 つの異なるサブネットワークに属するノード間の通信は不可能になります。通信またはサブネットワークの障害は、リング型またはスター型のトポロジーを構成して防止することができます。
これらの構造を実装するには、SCALANCE X 製品ファミリを使用します。

スイッチングキャビネット
FC FO 標準
ケーブルGP

スイッチングキャビネットSIMATIC
TP277BCP 343-1付属のSIMATIC S7-300

IE TPコードスイッチ
SCALANCE
X204-2

IE FC RJ45
モジュール式
コンセント

IE FC標準ケーブル

IE接続ケーブルM12
CM IM PN
M12付属のET 200pro

あらゆる用途に対応する産業用イーサネット／ PROFINET接続オプション（リングトポロジーとスタートポロジー）

4

リングトポロジー

スタートポロジー

リングトポロジーは、アクティブライントポロジーのラインの両端を接続して物理的なリングを形成することによって構築されます。特殊なリダンダンシーメカニズムによって、リング構造の論理上のライン
は通常のままになるため、メッセージフレームは循環しません。リン
グセクションに障害が生じた場合、またはアクティブネットワークコ
ンポーネントを用いる場合、すぐにリングで代替ルートを利用できるようになり、ネットワークは 2 つのセグメントに分割されません。そのため、ネットワークコンポーネント障害の影響は故障したコンポー
ネントと、それに接続された端末装置に限定されます。ケーブルの断線などでリングセクションが遮断された場合でも、通信は障害なしに引き続き機能します。この場合の再構築時間は、オフィス環境の場合より短いため、オートメーション分野の要望を満たしています。

スタートポロジーは、中央ハブ（スイッチ）を使用します。ネットワー
ク内の各ノードは、個々のポイントツーポイント接続を介してアクティ
ブネットワークコンポーネントに接続されます。
ツリー構造は、複数のスター構造が直列に接続された階層型配列で構築され、単一のネットワークを形成しています。

はじめに

実際には、伝送ルートそれぞれの要件に応じて光ファイバケーブルとツイストペアケーブルを組み合わせることになります。代表的な用途の例としては、イーサネットオフィスネットワークの構築や、産業用イーサネットを用いた生産プラントでの生産セルのネットワーク構
築などがあります。リング構造やライン構造と比較すると、スターポ
イントに戻る経路が長くなるためにケーブル配線の量は大幅に多くなります。

スイッチングキャビネットSCALANCE X-400
IE TPコード2×2

IE FC RJ45
モジュール式
コンセント
交換部品1GEIE FC RJ45
モジュール式
コンセント
交換部品2FE

IE FC RJ45
モジュール式
コンセント
交換部品2FE

S7-300ET 200S

IE TPコード4×2

PC

IE FC標準ケーブル4×2
1×1000Mbps接続

IE FC RJ45
モジュール式
コンセント
交換部品1GE

高速ギガビットイーサネット用の接続（ライントポロジー）

ライントポロジー
ラインネットワークトポロジーでは、ネットワークコンポーネントは一
般的に、ネットワークステーション用に 1 つまたは少数の接続ポイン
トしか備えていません。
さらに、ライン構造は 2 つの統合ネットワークインターフェースを備えたデバイスを使用して構築することも可能です。

はじめに

5

現場でわずか60秒、FastConnectによる失敗のない接続

産業プラントでケーブルを配線するときには、ケーブルのストリッピ
ング時、プラグインコネクタの組み立て時、あるいはケーブルを不適切に接続した場合などに、現場で頻繁に問題が生じます。
配線では次のような条件が求められます。
• コンポーネントの正しい組み合わせ• 専門知識がなくても可能な限り最短の時間で業界標準のネット
ワークを敷設• 端子の接続に費やす時間を最小限に抑制• 敷設の間違いを回避• 現場での容易な組み立て• システムの耐用年数にわたる全体コストの削減
こうした条件を考えたとき、SIMATIC NETのクイックアセンブリシス
テムFastConnectは 最 適 なシステムで す。FastConnectは、 ケーブ
ル、コネクタ、 およびツールで構成され、 産業用イーサネット／
PROFINETおよびPROFIBUSで使用することができます。

FastConnectによって付加される利点
産業用イーサネット用のFastConnect（FC）システムを用いると、オフィス環境の構造化配線は、工場内での敷設の業界標準となります。
7 FCプラグインコネクタと広範囲に及ぶFCケーブルを統合した システム（ 産 業 用 イー サ ネット／ PROFINETおよびPROFIBUSに該当するUL認定済み）
7 カラーコード、付属ツール、および明確な材料指定による誤りの回避
7 信頼のあるスクリーンコンタクトとストレインリリーフ、および銅ケーブルに適したEMCシールド
7 産業用イーサネット／ PROFINETおよびPROFIBUSの規格に対応した接続テクノロジーの使用

6

はじめに

SIMATIC NETケーブルは、コンポーネントの最適なマッチングを通じて、高性能な産業用ネットワーク構造の導入を可能にします。
•
•
•
•
•
•

最小限の敷設時間
外部シースと編組シールドをワンステップで簡単にストリッピング
産業用イーサネットFastConnectケーブルの簡単な接続方法
FastConnectストリッピングツールによる簡単な組み立て
信頼性の高いシールドコンタクトとストレインリリーフ
産業用イーサネット／ PROFINETおよびPROFIBUSのM12とRJ45の接続方法

産業用イーサネット用FastConnect

産業用イーサネット／ PROFINET
迅速な接続：• RJ45プラグインコネクタ
2×2および4×2
絶縁除去方式を用いて（ストリッピングツールを使用）、4芯および8芯IE FCバス
ストリッピング
ケーブルを剥離• M12プラグインコネクタ
ストリッピングツールを用いて、4芯IE FCバスケーブルを剥離

RJ45プラグインコネクタの組み立て

M12プラグインコネクタの組み立て

はじめに

7

PROFIBUS用FastConnect

PROFIBUS
迅速な接続：• バスコネクタ
絶縁除去方式を用いて（ストリッピングツールを使用）、
PB FCバスケーブルを剥離• M12プラグ
絶縁除去方式を用いて（ストリッピングツールを使用）、
PB FCバスケーブルを剥離

PROFIBUS PA（防爆エリア）
迅速なセットアップ：• フィールドバスセグメント
IEC 61158-2に 準 拠、端 子 をFCプ ロ セス ケ ーブ ル ま た は
SpliTConnect M12コンセント／
M12ジャックに接続可能

絶縁除去方式によるストリッピングと組み立て

ストリッピングとM12プラグインコネクタの組み立て

SpliTConnect

8

はじめに

産業用イーサネット
ネットワークの選択基準

ネットワークの種類（電気または光、銅または光ファイバケーブル）は、ネットワークを構築する環境条件によって決定されます。

ツイストペアネットワーク

光ファイバネットワーク

ネットワークトポロジーの柔軟性

n n n nn n n n高い伝送速度に対する適合性n n n , 1)n n n n 1)

ビルディング間のネットワーク接続, , , ,n n n nEMC

n n n ,n n n n簡単なケーブル配線n n n ,n n n ,

特殊用途のためのケーブル範囲

屋内用ケーブル、

屋内および屋外用ケーブル、

耐屈曲ケーブル、船舶配線ケーブル、

耐屈曲ケーブル、

FastConnectケーブル

ハロゲンフリーケーブル

サブネットワークの障害 2)

サブネットワークの障害 2)

電圧障害の影響

経路障害の影響

ネットワークが別々に機能する2つのサブネット ネットワークが別々に機能する2つのサブネット
ワークに分割 3)

ワークに分割 3)
最大ネットワーク延長距離5000m 4)最大150km、150kmを超える場合、信号の伝播遅延を考慮

2つのネットワークノード／アクセスポイン 100m

50m POFト間の最大距離100m PCF
3000mマルチモード
70000mシングルモード

接続ケーブルの最大長

100m

50m POF100m PCF
3000mマルチモード
70000mシングルモード

組み立て済みのケーブル

有有

現場での組み立て

特別なツールは不要

特別なツールが必要

FastConnectテクノロジー
総合診断サポート

リダンダントネットワーク構造

LEDインジケータ、信号接点

LEDインジケータ、信号接点

SNMPネットワーク管理、

SNMPネットワーク管理、

Webベース管理、Webベース管理、

PROFINET診断

PROFINET診断

電気リングまたはインフラストラクチャの二重化 光リングまたはインフラストラクチャの二重化（ライン、スター、ツリー）（ライン、スター、ツリー）

n1) 10Mbps、100Mbps、および1000Mbpsに適合
2) リダンダント電源を用いたサブネットワーク障害の対 nn策n3) リング構造に対する影響なし,
4) リング内に50個のスイッチ

n
n
n
,
,

n n
n n
, ,
, ,
, ,

適合
一部適合
適用外

産業用イーサネット

9

産業用イーサネット電気ネットワーク

敷設ケーブル
過酷な産業環境で産業用イーサネットの構造化配線を構築する場合には、多様なケーブルデザインを利用することができます。
ULおよびCat5 Plus認定を取得した4芯と8芯のFastConnectケーブル
が、以下の用途に利用できます。

内部シース

4 芯および 8 芯 FastConnect（FC）産業用イーサネットケーブルは
放射対称デザインであるため、ストリッピングツール（FC ストリッピ
ングツール）の使用が可能です。
そのため、プラグインコネクタと接続コンセントを現場で迅速かつ簡
単に接続することができます。
IE FC TPケーブル2×2• 二重シールドにより、強力な電磁界が存在する産業分野での敷設に最適です。
• 特殊な工具を使わずに、FCプラグの絶縁除去接点に簡単に接続できます。
• バスケーブルの外部シールドを介して、接地の一体化というコンセプトを実現できます。
• 1メートルごとに印が付いています。
• 特殊なバスケーブルの使用により、さまざまな用途に対応します。
• 二重シールド付きケーブルにより、電磁干渉に影響されないネッ
トワークを実現しています。
• シリコンを使用していないため、自動車産業（塗装工場など）での使用に最適です。

10

産業用イーサネット

ወ

㲨䄥኎ዙኳ

銅芯

,()&73

単芯シース

編組シールドIE FC ストリッピングツール
産業用イーサネット FC ストリッピングツールを使用すると、短時間で FC ケーブルを剥離できます。
ブレードの切削の深さと間隔が正確に事前設定されているため、FCケーブルの外部シースと編組シールドを 1 回の操作で正確な寸法に合わせて切除することができます。そのため、さまざまなコンポーネントを組み立てるとき、不正確なケーブル剥離が原因で起こり得る障害を排除できます。

外部シース

G_IK10_XX_10033• 汎用の標準ケーブル• 可動マシンパーツ用の耐屈曲ケーブル• 船舶および海上ユニットの配線用に承認されたケーブル• 低頻度の屈曲用のフレキシブルケーブル• ロボット工学用の耐ねじれケーブル（TP耐ねじれケーブル）

ホイルシールド

産業用イーサネットFC TP標準ケーブル

IE FC TPケーブル4×2• ギガビット対応配線システムのための8芯FastConnect敷設ケーブ
ルです。
• IE FCストリッピングツールでストリッピングが簡単です。
• 絶縁除去テクノロジーによって、IE FC RJ45モジュール式コンセン
トに簡単に接続できます。
• 容易で迅速な敷設により時間が短縮されます。
• 8芯ケーブルにより、現時点では2つの高速イーサネット接続を実装できるようになりました。将来的には、ギガビットイーサネット
接続にアップグレードすることも可能です。
• 接地コンセプトが一貫しているため、ネットワークは耐ノイズ性に優れています。
パッチケーブルとコンセントを用いたデバイスネットワーク構築の実現性
制御キャビネットや制御室でコンセントを使用するときには、組み立て済みのRJ45パッチケーブルをさまざまなバージョン（TPコード4×
2、TPコード2×2 RJ45/Dサブ）で利用でき、ネットワークコンポー
ネントや端末を接続することができます。
データ伝送速度の異なるデバイスをフレキシブルに接続するために、
4芯産業用イーサネットFCケーブルには産業用イーサネットFCコンセ
ントRJ45（10/100Mbps）、8芯産業用イーサネットFCケーブルには
産業用イーサネットFCモジュール式コンセント（10/100/1000Mbps）が用意されており、端末、またはリモートステーションのデータおよび電源に接続できます（例：アクセスポイントSCALANCE W）。

産業用イーサネット電気ケーブルの概要

各種のトポロジー、要件、応用分野に合わせて、以下のケーブルが用意されています。
ケーブルタイプ

名称

特性

ツイストペア

TPコード

パッチケーブ ル。RJ45、15ま 制御キャビネット内のネットワークコンポーネントへのステーション
たは9ピンDサブコネクタを使 の接続用、最大10mのケーブル長用、組み立て済み

敷設ケーブル、絶縁除去テクノ ネットワークステーションとコンポーネントの間の直結用、構造化配ロジー、メートル単位で販売 線に使用、迅速かつ容易にFC接点に接続可能

FastConnect

IE FC TPケーブ ル2×2、高速イーサネット
ネットワーク用4芯

剛芯と特殊な設計による標準バスケーブルでクイックアセンブリを実現。4剛芯でスターカッドを形成- 不定期のモーションコントロールを行う特殊な用途のフレキシブ
ルバスケーブル。4芯（より線）でスターカッドを形成- ビルディングで使用するハロゲンフリーフレキシブルケーブル（FRNC：難燃非腐食性）。低頻度の屈曲用に4芯（より線）でス
ターカッドを形成- マシンの連続動作部など、牽引用チェーンの連続モーションコン
トロールを行う特殊用途の高フレキシブルバスケーブル。4芯（より線）でスターカッドを形成- クレーンシステムなど、耐屈曲ケーブル／フェストゥーンの特殊な連続モーション用途のフレキシブルケーブル。4芯（より線）
でスターカッドを形成- 食料、飲料、およびタバコ産業の特殊用途のフレキシブルケー
ブル。4芯（より線）でスターカッドを形成- 特殊な船舶用途のバスケーブル。4芯（より線）でスターカッドを形成、ハロゲンフリー、舶用認定取得済み- ロボットでの使用など、連続モーションコントロールを行う特殊用途の高フレキシブルバスケーブル。より芯- IE FCモジュール式コンセントおよびTPコードと組み合わせた最大100mの産業用イーサネットネットワークの設置用- IE FC RJ45プラグ4×2とIE FC TPケーブル4×2（AWG24） を用いた、最大60mの直結用（パッチテクノロジー不要）-

IE FC TP標準ケーブルGP 2×2
IE FC TPフレキシブルケーブルGP 2×2
IE FC TP FRNCケーブルGP 2×2

IE FC TP耐屈曲ケーブルGP/
IE FC TP耐屈曲ケーブル2×2
IE FCフェストゥーンケーブルGP 2×2

IE FC TP食品産業用ケーブル2×2
IE FC TPマリンケーブル2×2
IE TP耐ねじれケーブル2×2
IE FC TPケーブ ル4×2、ギガビットイーサ
ネットネットワーク用
8芯

応用分野

IE FC TP標準ケーブル4×2（AWG 22）
IE FC TP標準ケーブル4×2（AWG 24）

接続ケーブルM12-180/M12-180

2個の4ピンM12コネクタを用いて組み立て済み（IP65）-

ハイブリッドIEハイブリッドケーブル

データ（10/100Mbps）と電源（24V/400mA）を同時に伝送するためのハイブリッドケーブル。
絶縁除去テクノロジー。
メートル単位で販売

産業分野とオフィス分野。IE FC RJ45モジュール式コンセント用、およびハイブリッドコネクタを用いたアクセスポイントSCALANCE W用

電源

電源ケーブル

電力ライン、メートル単位で販売

信号接点またはDC 24V電源の接続用

IP65/IP67コンポーネント用の4芯接続ケーブル

産業用イーサネット

11

産業用イーサネット用プラグインコネクタ

IE FC RJ45プラグ90/145/180
プラグインコネクタのデザインはコンパクトで頑丈なため、産業環境
でも、またオフィス環境の各種デバイスでも使用することができます。
産業用イーサネットFastConnect RJ45プラグにより、4芯産業用イー
サネットFCツイストペア敷設ケーブルのフィールドでの容易かつ迅速な組み立てが可能になります（PROFINET対応）。
これらのプラグは以下に対応しています。
• 90°• 145°• 180°
ケーブルコンセント
頑丈で業界標準の金属製ハウジングを使用し、データ通信への干渉に対して最適な保護を実現します。
4つの絶縁除去接点を内蔵しているため、各FCケーブルとの接触が容易になり、ミスを防ぐことができます。
プラグインコネクタには紛失しやすい小さな部品がないため、困難な作業条件下でも組み立てが可能です。
FC RJ45プラグによって、2つのデータ端末／ネットワークコンポーネント間で最大100mのポイントツーポイントの接続(100Mbps)をパッ
チケーブルなしで産業用イーサネット用として実装することができます。
コネクタをデバイスケーシングにラッチすることで（SCALANCE X、
CSM 377、SCALANCE S、S7-300 CPU、CP、ET 200Sなどを使用）、プラグイン接続の張力と曲げひずみが緩和されます。

カラーコードに従ってエンドストップまで芯を挿入し、接点ぶたを押し下げます

FastConnectを使用して、ケーブルの組み立ては60秒未満で完成

SCALANCE XマルチポートスイッチとRJ45接続テクノロジー

産業用イーサネットFC RJ45プラグ• 保護等級IP20• 現場での簡単な組み立てで、パッチシステムを用いずに4芯および8芯のIE敷設ケーブルを使用して最大100mのデバイス直結を実現CP 443-1 AdvancedとRJ45
接続テクノロジー

12

産業用イーサネット

産業用イーサネット用プラグインコネクタ

SCALANCE X208とM12接続テクノロジー

ET 200ecoとM12接続テクノロジー

ET 200proとM12接続テクノロジー

SCALANCE Xとプッシュプル接続テクノロジー

産業用イーサネット FC M12 プラグ PRO

産業用イーサネットプッシュプルプラグ PRO• IP65/67の保護等級• フィールドで組み立てられるFastConnect M12プラグインコネク
タ（IE FC M12プラグPRO、Dコード）を使用して、用途に固有のM12プラグインケーブルを現場で簡単に組み立て可能• IP65/67の保護等級• フィールドで組み立て可能なデータプラグインコネクタ。IE FC
TPおよびPOF/PCFケーブルに対応して最大100Mbpsのデータ伝送を実現• PROFINETと互換• 現場での組み立てに適した電源プラグインコネクタで、産業用
イーサネットステーション間で2×24Vを伝送可能• プラグインコネクタはプッシュプルメカニズムを使用してデバイ
スと接触

産業用イーサネット

13

産業用イーサネット用パッチテクノロジー

IE FCコンセントRJ45

時間短縮のため、またネットワークコンポーネントや端末装置をトラ
ブルなく接続するために、さまざまなRJ45パッチケーブルが利用可
能です。

S7-400IE TPコード

IE FC
コンセント
RJ45

IE FC RJ45
モジュール式
コンセント
交換部品1GEIE FC標準ケーブル2×2
100Mbps接続

IE FC標準ケーブル4×2

IE FC
コンセント
RJ45

IE FC RJ45
モジュール式
コンセント
交換部品1GECP 1623付属のPC*B,.B;;B

• 頑丈な金属製ハウジング• 絶縁除去接点により、産業用イーサネットFCケーブルに最高速で接続• 複数のFCコンセントRJ45を1列に配列することで、あらゆる接続
密度のパッチパネルを構築することが可能（たとえば、19インチ
幅で16個のコンセントが可能）• DINレール取り付けと、ねじによる直結が可能

SCALANCE X-400

1000Mbps接続
IE TPコードIE FC RJ45モジュール式コンセント
イ ー サ ネ ット の 伝 送 速 度 が 連 続 し て 上 昇 す る た め（10/100/
1000Mbps）、またオフィス分野でのサービスニュートラル配線のため、8芯配線システムもSIMATIC NETによって実装されています。
ギ ガ ビ ット 配 線 シ ス テ ム に よっ て、4芯 産 業 用 イ ー サ ネ ット
FastConnect配線システムから8芯ギガビット配線システムへの伝送が容易になります。
FCモジュール式コンセントは、オプションで以下の交換部品を装備することができます。
• 100Mbpsシステム用RJ45ソケット×2• 1000Mbpsシステム用RJ45ソケット×1• 100Mbpsシステム用24V×1、RJ45ソケット×1

IE FC RJ45を用いた配線例

S7-300SCALANCE X-400

IE TPコードET 200S

IE FC RJ45
モジュール式
コンセント
交換部品2FE

IE FC RJ45
モジュール式
コンセント
交換部品1GEIE FC RJ45
モジュール式
コンセント
交換部品2FE

2×100Mbps接続

このように、個々のデバイス接続だけでなく100Mbpsの二重接続の実装も可能になります。
4芯配線システムと同様、このシステムも産業オートメーションの分野における状況を考慮に入れています。
組み立てはとりわけ簡単です。特別なツールが必要ありません（たとえば、4芯配線システムの場合と同じFCストリッピングツールなど）。

IE FC標準ケーブル4×2

IE FC RJ45
モジュール式
コンセント
交換部品1GE

1×1000Mbps接続
IE TPコードIE FC RJ45モジュール式コンセントを用いた配線例

14

産業用イーサネット

CP 1623付属のPC*B,.B;;B

FCコンセントRJ45は、RJ45ソケットを用いて産業用イーサネットFC
ケーブルから組み立て済みTPコードへ伝送する際に使用されます。
以下の利点があります。

産業用イーサネット用パッチテクノロジー

産業用イーサネットFCコンセントRJ45
7 4芯敷設ケーブルの簡単な接続方法
7 10/100Mbps伝送速度
7 保護等級IP207 頑丈な産業用イーサネットFCケーブル（2×2）から組み立て済みTPコードへの伝送

7 内蔵の絶縁除去接点とRJ45ソケット
7 複数のRJ45 FCコンセントでパッチフィールドを実現

産業用イーサネットFC RJ45モジュール式コンセント
7 8芯敷設ケーブルの簡単な接続方法
7 10/100/1000Mbps伝送速度
7 保護等級がIP40なので、制御キャビネットの内部または外部に設置可能

7 配線を交換することなく、 交換部品を用いて100Mbpsから1000Mbpsにアップグレード可能
7 ISO/IEC 24702に準拠して構造化配線を実装する場合のベース

産業用イーサネット

15

7/8"接続コネクタ

IE RJ45プラグPRO

16

産業用イーサネット*B,.B;;B

M12電源
コネクタ
4×2（AWG24）

IE FC標準ケーブルGP

IE TPコード4×2

IE TPコードRJ45/RJ45

電源ケーブル 5×1.5

電源ケーブル 2×0.75

ハイブリッドケーブル 2×2 + 4×0.34

ITPITP FRNCケーブル 9/15

ITP XP標準ケーブル 15/15

ITP XP標準ケーブル 9/9

ITP 標準ケーブル 9/15

ITP FRNCケーブル

ITP標準ケーブル

電源ケーブルハイブリッドケーブル

ITPコネクタケーブル

ITPケーブル

IE TPコード2×2

IE TPコード9/RJ45
IE TP XPコード9/RJ45
IE TPコード9-45/RJ45
IE TP XPコード9-45/RJ45
IE TPコードRJ45/15
IE TP XPコードRJ45/15
IE TP XPコード9/9

IE TP XPコードRJ45/RJ45

IE FCケーブル
2×2

IE FCケーブル
4×2

IE FC標準ケーブルGP 2×2
IE FCフレキシブルケーブルGP 2×2
IE FC耐屈曲ケーブルGP 2×2
IE FC耐ねじれケーブルGP 2×2
IE FC耐屈曲ケーブルGP 2×2
IE FCマリンケーブル2×2

IE FCフレキシブルケーブルGP 4×2（AWG24）

4×2（AWG22）

IE FC標準ケーブルGP

産業用イーサネット電気ネットワーク

ケーブルとコネクタの適合性

プラグ、端子、またはデバイス（IE）を用いる
産業用イーサネットケーブルの接続オプション

榊㺦

IE FC RJ45モジュール式
コンセント

IE FC コンセントRJ45

IE FC RJ45プラグ2×2

IE FC RJ45プラグ4×2

Aコード

Dコード

IP67
ハイブリッドコネクタ

ITPプラグ
9ピン／15ピン

Dサブ接続を備えた
IEデバイス

RJ45接続を備えたデバイス

電源プラグPRO

産業用イーサネット光ネットワーク
光ケーブルの概要

光ファイバケーブル
光ファイバケーブル（FOC）は、光の周波数範囲内の電磁波を利用した信号伝送に使用されます。
コアよりも屈折率の低いファイバのクラッドにコアからの光が全反射することによって光線が誘導されます。
光ファイバケーブルは被覆で保護された状態で提供されます。光ファ
イバケーブルは、「ファイバ」とも呼ばれます。

7 光信号を伝送
7 光ファイバケーブルは放射がないため、盗聴を防止
7 外部ノイズフィールドの影響なし
7 接地に関する問題を解消
7 絶縁
7 軽量

ガラス光ファイバケーブルとSCコネクタ

7 頑丈なケーブル構造による簡単なケーブル配線

産業用イーサネット用として、ガラス製ファイバ、ポリマー被覆ファ
イバ、またはポリマー光ファイバの各種光ファイバケーブルが用意されています。
• ガラス光ファイバケーブル
屋内および屋外の光ファイバネットワーク用、および船舶または中〜長距離海洋設備用の全二重ケーブル（マルチモードで3km、シングルモードで最大26km）• ポリマー被覆ファイバガラス光ファイバケーブル
小規模オートメーションネットワーク（ポリマー光ファイバで50m、ポリマー被覆ファイバで100m）のための屋内および屋外のポリマー被覆ファイバネットワーク用全二重ケーブル。現場での組み立てが簡単• ポリマー光ファイバガラス光ファイバケーブル
小規模オートメーションネットワーク（ポリマー光ファイバで50m、ポリマー被覆ファイバで100m）のための屋内のポリマー光ファイ
バネットワーク用全二重ケーブル。現場での組み立てが簡単

ポリマー被覆ファイバガラス光ファイ
バケーブルとSC RJコネクタ

産業用イーサネット

17

産業用イーサネット光ネットワーク
光ケーブルの概要

ガラス光ファイバケーブル

外部シース
単芯シース
中空芯

ーブル
FO標準ケ

光ファイバ

SIMATIC NETのプラスチックおよびPCF光ファイバケーブルは、屋内用の光PROFINETと産業用イーサネット構築に使用します。 光イン
ターフェースを内蔵したデバイス（SC RJ接続システム）の例としては、SCALANCE X200-4P IRT、SCALANCE X201-3P IRT、SCALANCE
X202-2P IRT、SCALANCE X101-1POF、ET200Sがあります。
プラスチックおよびPCF光ファイバケーブルは、SC RJコネクタを使用して現場で簡単に組み立てることができます。2つのデバイス間の最大ケーブル長は、POF光ファイバケーブルで50m、PCF光ファイバケー
ブルで100mです。また、PCFケーブルは、2つのSC RJプラグを用いて事前に組み立てて使用することもできます。

アラミド繊維を使用した
ストレインリリーフ

ガラス光ファイバ標準ケーブル

外部シース

サポートエレメント
単芯シース

኎ዙኳወ

PCF光ファイバケーブル• 屋内外の用途に適したPCFネットワーク用の全二重ケーブル• PROFINET ／イーサネットデバイスを電気的に絶縁• 電磁干渉から伝送経路を保護• ケーブル長は最大100mまで可能• 産業用に設計された頑丈な標準ケーブル

G_IK10_XX_10030

プラスチック／ PCF光ファイバケーブル

3&)功⻗㦁

PCFファイバ

ストレインリリーフ
エレメントを用いる
アラミド繊維を使用した フリースラッピング
ストレインリリーフ
中空芯

POF光ファイバケーブル

G_IK10_XX_10031• 産業用イーサネット光ネットワークとPROFIBUS光ネットワークに使用• 屋内および屋外の産業用途に使用できるよう堅牢な構造• 建物内部で使用できる、ハロゲンフリー設計• モーションコントロールを行う特殊用途の耐屈曲ケーブル• 電磁干渉の影響を受けない、高い耐干渉性• 組み立て済みのケーブルを利用可能

PCF耐屈曲光ファイバケーブル• 屋内外の用途に適したPOFネットワーク用の全二重ケーブル• PROFINET ／イーサネットデバイスを電気的に絶縁• 電磁干渉から伝送経路を保護• ケーブル長は最大50mまで可能• 産業用に設計された頑丈な標準ケーブル

アラミド繊維を使用した
ストレインリリーフ

外部シース

ዙኳወ

POFファイバ

単芯シース

POF光ファイバ標準ケーブル

18

産業用イーサネット

G_IK10_XX_10179

32)㲨䄥኎

産業用イーサネット光ネットワーク
光ケーブルの概要

この概要では、産業用イーサネットと コネクタ、ケーブルをどのように組み合わせて組み立てることができるかを示しています。
ケーブルタイプ

名称

FastConnect

FO標準ケーブルGP（50/125）
FO地中ケーブル（50/125）

FO耐屈曲ケーブルGP（50/125）
FO耐屈曲ケーブル（50/125）
SIENOPYRマリンデュプレックス
光ファイバケーブル（62.5/125）
光ファイバプラス
チック

POF標準ケーブルGP 980/1000

POF耐屈曲ケーブル980/1000

PCF標準ケーブルGP 200/230

PCF耐屈曲ケーブル 200/230

PCF耐屈曲ケーブルGP 200/230

特性

応用分野

ガラスファイバ、メートル単位 屋内および屋外領域での配線
で 販 売、 あるい は4個 のBFOC
また はSCコネクタを用 いて事前に組み立て以下のケーブルバージョンがあります。
- 汎用の頑丈な標準ケーブル- 屋外で使用するための防水ケーブル（横方向と縦方向）。ねずみ類に対する、非金属の保護。地中での配線が可能- 牽引用チェーンで使用するケーブル- 船舶および海洋設備での配線用として舶用認定取得済みの、ハロゲンフ
リー、耐踏圧性、難燃性ケーブル
プラスチック光ファイバケーブ 屋内および屋外領域での配線
ル、メートル単位で販売、あるいは4個のSC RJコネクタを事前に組み立て（PCF光ファイバケー
ブル）
以下のケーブルバージョンがあります。
- PVCシースを用いた最大50mの屋内固定配線用のPOF光ファイバ標準ケー
ブル- 頑丈なPURシースを用いた最大50mの移動用途（たとえば耐屈曲ケーブル）用のPOF光ファイバ耐屈曲ケーブ
ル- 頑丈なPVCシースを用いた最大100mの屋内外固定配線用のPOF光ファイバ
標準ケーブル- 頑丈なPURシースを用いた最大100mの屋内外の高機械的負荷用のPOF光
ファイバ耐屈曲ケーブル- 頑丈なPVCシースを用いた最大100mの屋内外の低機械的負荷用のPOF光
ファイバ耐屈曲ケーブル

産業用イーサネット

19

IE SC RJ PCFプラグPRO

20

産業用イーサネット*B,.B;;B

IE SC RJ POFプラグPRO
SCプラグ付き
光ファイバケーブル
SCコネクタ付き組み立て済み光ファイバケーブル

SC RJコネクタ付き組み立て済み光ファイバケーブル

POF耐屈曲ケーブル

POF標準ケーブルGP

SC RJプラグ付き
光ファイバケーブル

POF
光ファイバケーブル
980/1000µm

BFOCコネクタ付き
光ファイバケーブル
BFOCコネクタ付き組み立て済み光ファイバケーブル

PCF耐屈曲ケーブル

PCF
光ファイバケーブル

光ファイバケーブル
62.5/125µm

光ファイバケーブル
50/125µm

PCF耐屈曲ケーブルGP

PCF標準ケーブルGP

SIENOPYRマリンデュプレックス光ファイバケーブル

フレキシブル光ファイバ耐屈曲ケーブル

屋内光ファイバケーブル

光ファイバ標準ケーブル

FO地中ケーブル

FO耐屈曲ケーブルGP

FO耐屈曲ケーブル

FO標準ケーブルGP

産業用イーサネット光ネットワーク

ケーブルとコネクタの適合性

プラグ、端末、またはデバイスを用いる産業用イーサネットケーブルの接続オプション⏘

BFOCコネクタ

BFOC接続を用いるIEデバイス

SCプラグ

SC接続を用いるIEデバイス

SC RJプラグSC RJ接続を用いるIEデバイス

PROFIBUS
ネットワークの選択基準

基準

電気ネットワーク

光ネットワークIEC 61158/61784に IEC 61158-2 (PA)

プラスチックPCF

ガラス

準拠したRS 485

1)n n n ,n n n nn n n nn n n nビルディング間のネットワーク n n , , 1)n n , ,n n n nn n n , 5)n n n nEMC

n n n ,

接続
範囲

n n , ,

2)n n , ,n n n nn n , ,n n n n高い伝送速度に対する適合性n n n ,

4)

̶n n n ,n n n nn n n n容易なコネクタの組み立て

n n n nn n n nn n n ,n n , , 3)

n , , , 3)

簡単なケーブル配線n n n ,n n n ,n n , ,n n , ,n n , ,

等電位結合対策の必要性

有

有

無

無

無

特殊用途のためのケーブル

n n n nn , , ,n , , ,n , , ,n n , ,

移動ステーションでの使用

n n , ,

̶

, , , ,

, , , ,n n , ,

本質安全環境での使用

̶n n n n̶̶̶1) 落雷防止対策が必要
n n n nn n n ,
2) 伝送速度に依存
3) 訓練された作業員と特殊なツールが必 n n , ,n , , ,
要
, , , ,
4) 慎重な配線が必要
5) 外部導線が必要（要請に応じて）
̶

適合
一部適合

適用外

G_IK10_XX_50010

ネットワークの種類（電気または光、銅または光ファイバケーブル）は、ネットワークを構築する環境条件によって決定されます。

PROFIBUS

21

ネットワークの選択基準

基準

伝送媒体

電気ネットワーク

光ネットワーク

電気PROFIBUS

OLMを使用内蔵インターフェース／
OBTを使用

最大ネットワーク規模

9.6km 5)

90km

9.6km

2ノード間

最大1km 3)最大15km 2)

最大300m 2)

すべて

すべて

DP

プラスチック 1)
PCF
ガラス
シールド付き2芯ケーブル

距離

トポロジー

バス
ライン
ツリー
リング

伝送プロトコル
ノードの接続手段

OLM
4)

内蔵インターフェース
バス端子
バスコネクタ

1)
2)
3)
4)
5)

22

PROFIBUS

プラスチック光ファイバはポリマー光ファイバ（POF）とも呼ばれます。
使用するケーブルの種類によって異なります。
使用するデータ速度と性能によって異なります。
内蔵インターフェース（ET 200M、ET 200X）
PROFIBUS PA 1.9kmの場合

適合
このアプリケーションには非該当

G_IK10_XX_50133

電気ネットワークセグメントの接続性

電気PROFIBUSネットワーク

PROFIBUSネットワークには、それぞれの用途に応じてさまざまなネッ
トワーク接続オプションがあります。
• シールド付きツイストペアケーブルによる電気的データの伝送。
ケーブルには標準タイプとして円形断面が利用可能で、PEまたはPURシースを用い、ハロゲンフリーの設計。地中ケーブル、牽引用チェーン用ケーブル、また特に防爆エリアで使用されます。
PROFIBUS FastConnectシステムでは、PROFIBUS銅ケーブルを迅
速かつ容易に現場で組み立てることができます。

ホイルシールド

外部シース

内部シース
銅芯

• 耐屈曲ケーブルまたはハロゲンフリーのバージョンなど、屋内または屋外用の、ガラスまたはプラスチックファイバを用いた光ファ
イバケーブルによる光データ伝送。

単芯シース

ケーブル
S FC標準PROFIBU

編組シールドPROFIBUS FC標準ケーブル

PROFIBUSバスケーブル
FastConnect（FC）バスケーブルは放射対称形なので、ストリッピン
グツールを使用できます。そのため、バスコネクタをすばやく簡単に組み立てることができます。

7 特殊なバスケーブルによって、多岐にわたる用途（たとえば、

7
PB FCプラグ180

7
7
7
7

地中ケーブル、耐屈曲ケーブル、防爆エリアでの使用）に対応します。
二重シールドケーブルと統一された接地コンセプトに基づき、ネットワークの耐干渉性を実現しています。
FastConnectケーブルは簡単にすばやくコネクタに接続できるため、時間を節約できます。
シリコンは使用していないため、自動車産業での使用に最適です（塗装工場用コンベアなど）。
難燃性のバスケーブルです（ハロゲン不使用）。
1メートルごとに印が付いているため、簡単に長さを測定できます。

PROFIBUS

23

電気PROFIBUSネットワーク
PROFIBUSバスケーブルの概要

すべてのPROFIBUSバスケーブルには以下の特徴があります。
• 二重シールドにより、特に、電磁干渉を受けやすい産業環境での配線に適しています。

ケーブルタイプ

名称• 外部シースとバス端子のアース端子を使用して、統一された接地コンセプトを実現することができます。
• 1メートルごとに印が付いているため組み立てが簡単です。

特性

応用分野
PROFIBUSネットワークの構築のために、さまざまな用途に合わせて以下のような各種のシリコンフリーケーブルが用意されています。

ストリッピングツールを用いてコネクタの組み立てが迅速かつ容易です。放射対称構造のシー
ルド付きツイスト2芯ケーブル

FastConnect
テクノロジーを用いた
バスケーブルPROFIBUS
FC標準ケーブルGP
FC高耐性ケーブル- 汎用の標準ケーブル- 化学的および機械的に過酷な環境にも対応する特殊ケーブル- 食料、飲料、およびタバコ産業のための特殊ケーブル- 地下埋設用の特殊ケーブル- 牽引用チェーンで使用する特殊ケーブル- 可動マシンパーツ用の耐屈曲ケーブル（より線）- ハロゲンを使用しない難燃性ケーブル- IEC 61158-2（防爆および非防爆エリア）に準拠したフィールドバスシステ
ム用のバスケーブル

FC食品産業用ケーブル
FC地中ケーブル
FCフレキシブルケーブル
FC耐屈曲ケーブルFC FRNCケーブルGP
FCプロセスケーブルGP

断面が円形でシールド付きのツ
イストペアケーブル。メートル
単位で販売

FastConnect
テクノロジー を用いない
バスケーブルPROFIBUS
フェストゥーンケーブルGP
耐ねじれケーブル
ECOFASTハイブリッドケーブルGP

SIENOPYRマリンケーブル

24

PROFIBUS- Festoon吊り下げ用の特殊ケーブル- ケーブルがねじれを受けるマシンパーツで使用される特殊ケーブル（より線）- ECOFASTステーションへのデータ伝送と電力供給のためのハイブリッドケー
ブル（より線）- 船舶および海洋設備での固定配線用として舶用認定取得済みの、ハロゲンフ
リー、耐踏圧性、難燃性ケーブル

ケーブルタイプ

名称

特性

応用分野

プラグインケーブルPROFIBUS接続ケーブル830-1T

編組シールドを使用し両端が9ピンDサブコネクタのツイス
トペア導線（より線銅芯）。ケー
ブルの両端は抵抗器の組み合わせで終端します（オフに切り替え不可）。

PROFIBUS 830-1T接 続 ケ ー ブ ル を 介して、 電 気PROFIBUSインターフェースとPROFIBUSステーション（OLM、OBT、およびエンドステーション）との間に最大
12Mbpsで接続を確立することができます。

PROFIBUS接続ケーブル830-2

2個の9ピンコネクタ（90°角） 接 続 ケーブ ル830-2は、 最 大 伝 送 速 度
を 用 い たPROFIBUS標 準 バ ス 12MbpsでPROFIBUSステ ーション（HMI
ケーブル、組み立て済み。組 など）とPLCを接続する際に使用します。
み立て済み接続ケーブルの片方のコネクタには、プログラミ
ングデバイスインターフェースが搭載されています。

PROFIBUS M12接続ケーブル

2個 の5ピ ンM12プ ラグ ／ソ PROFIBUS M12接続ケーブルは、保護等
ケットを用いた組み立て済み 級IP65のPROFIBUSノ ー ド（SIMATIC ET
接 続 ケーブ ル（PROFIBUS FC 200など）の接続に使用します。
耐屈曲ケーブル）

7/8"接続ケーブル

2個の5ピン7/8"プラグ／ソケッ 7/8"接 続 ケ ーブ ル は、保 護 等 級IP65のトを用いた組み立て済み接続 PROFIBUSステーション（SIMATIC ET 200など）への電力供給に使用します。
ケーブル
2個 の 電 源 コ ア（1.5mm²） ハイブリッドケーブルは、ET 200proへのデータおよび電力供給に使用します。

ハイブリッドを用いたハイブリッドケーブ
ル。メートル単位で販売
PROFIBUSハイブリッド標準ケーブルGP

以下のケーブルバージョンがあります。
- 汎用の標準ケーブル- 溶接スパッタに耐え得る頑丈で耐屈曲タイプのハイブリッドケーブル（溶接
セル用など）PROFIBUS

25

PROFIBUS光ネットワーク
光ケーブルの概要

光ファイバケーブル（FOC）

利点• 光信号を伝送• 光ファイバケーブルは放射がないため、盗聴を防止• 外部ノイズフィールドの影響なし• 接地に関する問題を解消
• 絶縁
• 軽量
• 敷設が容易PROFIBUSの場合、ガラスおよびプラスチックファイバを用いた光ファ
イバケーブルが、屋内および屋外用、船舶および海洋設備で使用するために用意されています。
ガラス光ファイバケーブル• 産業用イーサネット光ネットワークとPROFIBUS光ネットワークに使用• 屋内および屋外の産業用途に使用できるよう堅牢な構造• 建物内部で使用できる、ハロゲンフリー設計• モーションコントロールを行う特殊用途の耐屈曲ケーブル• 電磁干渉の影響を受けない、高い耐干渉性• 組み立て済みのケーブルを利用可能

外部シース
単芯シース
中空芯

ーブル
FO標準ケ

光ファイバ

G_IK10_XX_10030

光ファイバケーブル（FOC）は、光の周波数範囲内の電磁波を利用した信号伝送に使用されます。
コアよりも屈折率の低いファイバのクラッドにコアからの光が全反射することによって光線が誘導されます。
光ファイバケーブルは被覆で保護された状態で提供されます。光ファ
イバケーブルは、「ファイバ」とも呼ばれます。

アラミド繊維を使用した
ストレインリリーフ

ガラス光ファイバ標準ケーブル

アラミド繊維を使用した
ストレインリリーフ

単芯シース

外部シース

ケーブル
POF耐屈曲

ストレインリリーフ
エレメントを用いる
フリースラッピング

POFファイバ

POF耐屈曲光ファイバケーブル

サポートエレメント

外部シース

単芯シース

኎ዙኳወ

PCFファイバ

ストレインリリーフ
エレメントを用いる
アラミド繊維を使用した フリースラッピング
ストレインリリーフ
中空芯

PCF耐屈曲光ファイバケーブル

26

PROFIBUS

G_IK10_XX_10031

3&)功⻗㦁

プラスチック／ PCF光ファイバケーブル

簡単な組み立てSIMATIC NETプラスチックおよびPCF光ファイバケーブルは、屋内および屋外の用途で、PROFIBUS光ネットワークの構築またはRS485テ
クノロジーを使用するセグメントの光リンクの構築に使用されます。
2×2シンプレックスコネクタまたは2×2 BFOCコネクタを使用して現場で組み立てることができます。2台のDPデバイス間の最大ケーブル
長は300mです。これより長い400mまでのケーブルは、PCF光ファイ
バケーブルで実装することができます。

PCF光ファイバケーブルは、PCF光ファイバケーブル終端キットを使用
して、2×2シンプレックスコネクタまたは2×2 BFOCコネクタを現場で容易に組み立てることができます。
PCF光ファイバケーブルには、以下の2つのバージョンのアセンブリ
ケースが利用可能です。
• HPシンプレックスコネクタ用のアセンブリケース。HPシンプレック
スコネクタの現場組み立て用。ストリッピングツール、バッファス
トリッピングツール、Kevlarカッター、圧着ツール、ファイバ切断
ツール、および顕微鏡を収容• BFOCコネクタの現場組み立て用アセンブリケース。ストリッピング
ツール、バッファストリッピングツール、Kevlarカッター、ファイバ
切断ツール、および顕微鏡を収容

POF光ファイバケーブル• PROFIBUSデバイスとPROFIBUSセグメントを電気絶縁• 電磁干渉から伝送経路を保護• プラスチック光ファイバケーブル使用時の最大ケーブル長は80m• 産業用に設計された頑丈な標準光ファイバケーブル
PCF光ファイバケーブル• PROFIBUSデバイスとPROFIBUSセグメントを電気絶縁• 電磁干渉から伝送経路を保護• PCF光ファイバケーブル使用時の最大ケーブル長は400m• 産業用に設計された頑丈な標準光ファイバケーブル
SIMATIC NET PCF光 ファ イ バ ケ ー ブ ル は、 屋 内 お よ び 屋 外 のPROFIBUS DP光ネットワークの構築に使用します。この特殊な構築により、現場でのコネクタの組み立てが容易になります。PCF光ファイ
バケーブルは、2×2シンプレックスコネクタまたは2×2 BFOCコネク
タ（差し込み光ファイバコネクタ）を使用して現場で容易に組み立てることができます。最大ケーブル長は2つのDPデバイス間で300m、2つのOLM間で400mです。これには、2つのアセンブリケースが用意されています。
• BFOCコネクタ用のアセンブリケース• シンプレックスコネクタ用のアセンブリケース
光インターフェースを内蔵したPROFIBUS DPデバイス（シンプレック
ス接続テクノロジー）には、OBT、CP 342-5 FO、CP 5613 FO、IM
153-2 FO、IM 467 FOなどがあります。

終端キットには以下の利点があります。
• 組み立てられていないケーブルを産業プラントで容易に敷設可能• PCF光ファイバケーブルのコネクタを現場でフレキシブルに組み立て可能（HPシンプレックスコネクタ、BFOCコネクタ）• 顕微鏡を使用して組み立てたコネクタを現場で簡単に点検することでミスを防止• 新しいPCFケーブルを配線することにより、PCF光ファイバケーブル
をフィールドで容易に修理

シンプレックスコネクタ

BFOCコネクタ

PROFIBUS

27

PROFIBUS光ネットワーク
PROFIBUS光バスケーブルの概要

ケーブルタイプ

名称

光ファイバ

FO標準ケーブルGP（50/125）
FO地中ケーブル（50/125）

FO耐屈曲ケーブルGP（50/125）
FO耐屈曲ケーブル（50/125）
SIENOPYRマリンデュプレックス
光ファイバケーブル（62.5/125）

PROFIBUSプラスチック光ファイバ

二重芯
標準ケーブルPROFIBUS PCFプラスチック光ファイバ標準
ケーブル

28

PROFIBUS

特性

応用分野

ガラスファイバ、メートル単位
で販売、あるいは4個のBFOC
またはCSコネクタを用いて事前に組み立て屋内および屋外領域での配線

以下のケーブルバージョンがあります。
- 汎用の頑丈な標準ケーブル- 屋外で使用するための防水ケーブル（横方向と縦方向）。ねずみ類に対する、非金属の保護。地中での配線が可能- 牽引用チェーンで使用するケーブル- 船舶および海洋設備での配線用として
舶用認定取得済みの、ハロゲンフリー、
耐踏圧性、難燃性ケーブル

プラスチック／ PCF光ファイバ プラスチックおよびPCF光ファイバケーブ
ケーブル、メートル単位で販 ルは、 屋内用途のPROFIBUS光DPネット
売、あるいは事前に組み立て ワークの構築に使用します。
- 研究用建造物など、機械的負荷の低い場合で最大80m- Kevlar張力材を使用した場合で最大50m- Kevlar張力材を使用した場合で最大400m

PROFIBUS用接続コンポーネント

電気ネットワーク

光ネットワークIEC 61158/EN 50170 に準拠した RS 485

IEC 61158-2（PA）

OLM 使用内蔵インターフェース／ OBTを使用

ネットワークトポロジー

バス、ツリーバス、ツリー

ライン、スター、リング

ライン

伝送媒体

シールド付き 2 線式ライン

本質安全および本質安全でない領域用のシールド付き
2 線式ラインプラスチック光ファイバ
ケーブル
PCF 光ファイバケーブル
ガラス光ファイバケーブル

プラスチック光ファイバ
ケーブル
PCF 光ファイバケーブル

ツールおよびアクセサリ

FastConnect ストリッピング
ツール

FastConnect ストリッピング
ツール

プラスチック光ファイバケー
ブル用の BFOC コネクタを組み立てるためのツール

プラスチック光ファイバ
ケーブル用のシンプレックス
コネクタを組み立てるための
ツール

接続方法

バスコネクタSpliTConnect システム

BFOC コネクタ

シンプレックスコネクタ

接続コンポーネント

バス端子

SpliTConnect システム

OLM

OBT

組み立て済みのケーブル

接続ケーブル 830-1T
接続ケーブル 830-2---

BFOC を用いた屋内ケーブル
BFOC を用いた標準ケーブル
BFOC を用いた耐屈曲ケーブル
BFOC を用いた標準 PCF ケー
ブル
BFOC を 用 い た 標 準プラス
チックケーブルシンプレックスコネクタと差し込みツールを用いた
標準 PFC ケーブル

落雷保護

基本保護
低電圧保護

構造的な手段により実現

不要

不要

電気ネットワークセグメント
の接続手段

リピータ

---

光リンクモジュール（OLM）

光バス端子（OBT）

診断ツール

ハードウェア試験ユニット
BT 200利用不可

信号接点と内部測定ソケット。
要請に基づくレベル測定ユニット

要請に基づくレベル測定
ユニット

マニュアル

PROFIBUS ネットワーク
マニュアル

PROFIBUS ネットワーク
マニュアル

PROFIBUS ネットワーク
マニュアル

PROFIBUS ネットワーク
マニュアル

PROFIBUS

29

電気

シンプレックス
コネクタ

シンプレックス
インターフェース
装備のPBデバイス

30

PROFIBUS
接続ケーブルECOFASTケーブル

ハイブリッドケーブル

電源ケーブル

接続ケーブル830-2
接続ケーブル830-1T
PROFIBUS M12プラグインケーブル

ECOFASTハイブリッドケーブル
ECOFASTハイブリッドケーブルGP

PROFIBUSハイブリッド標準ケーブル
PROFIBUSハイブリッド高耐性ケーブル

電源ケーブル5×1.5

バス端子

光ファイバケーブル
50/125µm

光ファイバケーブル
62.5/125µm

PCF光ファイバケーブル
200/230µm
POF光ファイバケーブル
980/1000µm

BFOCコネクタ付き
光ファイバケーブル

シンプレックスコネクタ
付き光ファイバケーブル

12Mバス端子FO標準ケーブルGP
FO耐屈曲ケーブル
FO耐屈曲ケーブルGP
FO地中ケーブル
光ファイバ標準ケーブル
屋内光ファイバケーブル
フレキシブル光ファイバ耐屈曲ケーブル
SIENOPYRマリンデュプレックス光ファイバケーブル

PCF標準ケーブルGP
PCF耐屈曲ケーブル
PCF耐屈曲ケーブルGP

プラスチック光ファイバ標準ケーブル

BFOCコネクタ付き組み立て済み光ファイバケーブル

シンプレックスコネクタ付き組み立て済み
光ファイバケーブルPROFIBUS FC
バスケーブル（PROFIBUS PA）

PROFIBUS
バスケーブルPROFIBUSフェストゥーンケーブル
PROFIBUSフレキシブルケーブル

PB FCプロセスケーブル

PROFIBUS FC
バスケーブルPROFIBUS FC標準ケーブル
PROFIBUS FC標準ケーブルIS GP
PROFIBUS FC高耐性ケーブル
PROFIBUS FC食品産業用ケーブル
PROFIBUS FC地中ケーブル
PROFIBUS FC FRNCケーブルPROFIBUS FC耐屈曲ケーブル

電気*B,.B;;B

光

電気および光PROFIBUSネットワーク

ケーブルとコネクタの適合性
プラグ、端子、またはデバイスを用いるPROFIBUSケーブルの接続オプション
光PB FastConnect
コネクタ

PBバス
コネクタ

ECOFAST
コネクタ

PB M12プラグ／
ソケット（Bコード）

7/8"電源コネクタ

Dサブ／
M12インターフェース装備のPBデバイスET 200pro

バス端子12M

SplitTConnect
システム

BFOCコネクタ

BFOC接続を用いる
PBデバイスあらゆる用途に適切なケーブル
産業データネットワークの動作を故障なく長期にわたって維持するには、ケーブルが使用される環境の種類を、すべてのユーザーが敷設に先立って正確に分析する必要があります。この分析で、正確なケーブルタイプの選択が決まります。固定用途と可動用途（牽引用チェー
ンでの使用など）のどちらでケーブルを使用するかによって、剛芯ケー
ブルか柔軟芯ケーブルかを選択することができます。また、ケーブ
ルの外部シースによって環境の影響から内部構造を守る必要があります。シースの素材にUV安定剤を添加すれば、屋外用（たとえばケー
ブルラック）にケーブルを配線することもできます。

シース材

用途

PVC（ポリ塩化ビニル）
適切な機械特性と化学物質に対する耐性を備えた素材

屋内および屋外領域用の産業用途の標準（たとえばケーブルラックでの使用）

PUR（ポリウレタン）
優れた機械強度と化学物質に対する耐性（摩耗耐性）を備えたハロゲンフリー素材

かなり大きな動きを受けるケーブル（牽引用チェーン）で、過酷な産業環境において機械的または化学的に大きな応力を伴う場合PE（ポリエチレン）
絶えずケーブルに影響を与える湿気に対して強い耐性

屋内（食品、飲料産業など）および屋
外の湿気の多い環境と、地中に直接敷設する場合に使用

FRNC（難燃非腐食性）

高度な防火性の要件が求められる標準
的な用途

特別認定
SIMATIC NETケーブルは特殊な用途、たとえば船舶や海洋施設用として、あるいは 米国およびカナダ市場向け（ 光ファイバケーブルの
OFN/OFNGや銅ケーブルのCM/CMGなどのULリスト）として認証されています。

難燃性で、ほぼ自己消火性の素材のため、火災時に有害ガスを発生せず、深刻な二次災害を防止可能ポリウレタンの弾力性は、広い温度範囲（−20℃〜＋80℃）
にわたって維持されます。
自動車産業における溶接ロボットなどの特殊な用途では、素材の放射状メッシュによって溶接火花に対する耐性をさらに向上することができます。

PROFIBUS

31

製品に関する国内お問い合わせ先製品の詳細およびお問い合わせ先は弊社ホームページにてご案内しております。

www.siemens.com/jp/ad

Siemens AG Industry Online Support
すべてのマニュアル（一部日本語版あり）を登録不要・無料でダウンロードしていただけます。

https://support.industry.siemens.com

本書に記載された情報には、性能についての一般的な説明および製品の特性（以下「本特性」といいます）が含まれていますが、実際に当該製品等をご使用の際には、性能および製品の特徴が製品開発等による変更等により、本書に記載のとおりではない場合があります。
当社は、契約により明示的に合意されていない限り、本特性が変更等になった場合等に、該当する本特性に関する情報を提供する義務を負わないものとします。
本書記載の各製品名はすべてSiemens AG またはその他の会社の商標あるいは登録商標であり、第三者が自らの目的のためにこれを利用すると、当該商標等の権利者の権利を侵害する
おそれがあります。

2018年8月改訂（1808FUKPDF）