目次

架空送電設備の劣化対応技術………………………………………… 架空送電設備の劣化対応技術
調 査 専 門 委 員 会

委員会

組

織……………………………………………………………………………………………………………（ 1 ）

幹事会組

織……………………………………………………………………………………………………………（ 2 ）作業会

組

織……………………………………………………………………………………………………………（ 3 ）第１章

総説………………………………………………………………………………………………………………（ 4 ）1−1

委員会設立の経緯…………………………………………………………………………………………………（ 4 ）1−2

研究の概要…………………………………………………………………………………………………………（ 4 ）1−3

語句の定義…………………………………………………………………………………………………………（ 5 ）1−4

参考文献の表示について…………………………………………………………………………………………（ 5 ）第２章

既設送電設備の現状…………………………………………………………………………………………………（ 6 ）2−1

送電設備を取り巻く情勢…………………………………………………………………………………………（ 6 ）2−2架空送電設備の実態………………………………………………………………………………………………（ 6 ）2−2−1支持物の設備実態………………………………………………………………………………………………（ 6 ）2−2−2

がいしの設備実態………………………………………………………………………………………………（ 8 ）2−2−3

電線・地線の設備実態…………………………………………………………………………………………（ 9 ）第3章

劣化・異常事象… …………………………………………………………………………………………………（ 11 ）3−1

基礎体の劣化・異常事象…………………………………………………………………………………………（ 11 ）3−1−1

基礎体の劣化……………………………………………………………………………………………………（ 11 ）3−1−2

基礎体の異常……………………………………………………………………………………………………（ 12 ）3−1−3

そのほかの事象…………………………………………………………………………………………………（ 15 ）

3−2

鉄塔鋼材・ボルトの劣化・異常事象……………………………………………………………………………（ 15 ）3−2−1

鉄塔鋼材・ボルトの劣化………………………………………………………………………………………（ 16 ）3−2−2

鉄塔鋼材・ボルトの異常………………………………………………………………………………………（ 17 ）3−2−3

そのほかの事象…………………………………………………………………………………………………（ 19 ）3−3

鋼板組立柱・鉄筋コンクリート柱の劣化・異常事象…………………………………………………………（ 20 ）3−3−1

鋼板組立柱・鉄筋コンクリート柱の劣化……………………………………………………………………（ 20 ）3−3−2

鋼板組立柱・鉄筋コンクリート柱の異常……………………………………………………………………（ 21 ）3−4

がいしの劣化・異常事象…………………………………………………………………………………………（ 22 ）3−4−1

がいしの劣化……………………………………………………………………………………………………（ 22 ）3−4−2

がいしの異常……………………………………………………………………………………………………（ 23 ）3−4−3

そのほかの事象…………………………………………………………………………………………………（ 25 ）

3−5

架線金具の劣化・異常事象………………………………………………………………………………………（ 26 ）

3−5−1

架線金具の劣化…………………………………………………………………………………………………（ 26 ）3−5−2

架線金具の異常…………………………………………………………………………………………………（ 27 ）

3−6

電線・地線の劣化・異常事象……………………………………………………………………………………（ 28 ）3−6−1

電線・地線の劣化………………………………………………………………………………………………（ 28 ）3−6−2

電線・地線の異常………………………………………………………………………………………………（ 31 ）3−7

付属品類……………………………………………………………………………………………………………（ 32 ）3−7−1

圧縮接続管の劣化・異常………………………………………………………………………………………（ 33 ）

3−7−2

非圧縮型クランプの劣化・異常………………………………………………………………………………（ 34 ）3−7−3

多導体スペーサの劣化・異常…………………………………………………………………………………（ 35 ）3−7−4

ジャンパ装置の劣化・異常……………………………………………………………………………………（ 36 ）3−7−5防振装置の劣化・異常…………………………………………………………………………………………（ 37 ）

3−7−6

着氷雪対策品の劣化・異常……………………………………………………………………………………（ 38 ）3−7−7

避雷装置の劣化・異常…………………………………………………………………………………………（ 40 ）第4章

点検・診断・劣化予測技術… ……………………………………………………………………………………（ 43 ）4−1

基礎体の点検・診断技術…………………………………………………………………………………………（ 43 ）4−1−1

基礎体の亀裂・欠損……………………………………………………………………………………………（ 43 ）4−1−2

基礎体（鉄筋）の腐食…………………………………………………………………………………………（ 47 ）4−1−3基礎体（鉄塔敷地）の変位……………………………………………………………………………………（ 48 ）4−1−4

将来技術…………………………………………………………………………………………………………（ 50 ）

4−2

鉄塔鋼材・ボルトの点検・診断・劣化予測技術………………………………………………………………（ 52 ）

4−2−1

鉄塔鋼材・ボルトの発錆・腐食（共通）… …………………………………………………………………（ 53 ）4−2−2

鉄塔鋼材の発錆・腐食（鋼管内面）… ………………………………………………………………………（ 56 ）4−2−3

鉄塔鋼材の発錆・腐食（塗膜の劣化）… ……………………………………………………………………（ 58 ）4−2−4

鉄塔鋼材の変形・破損…………………………………………………………………………………………（ 60 ）4−2−5

将来技術…………………………………………………………………………………………………………（ 63 ）4−3

鋼板組立柱・鉄筋コンクリート柱の点検・診断技術…………………………………………………………（ 68 ）4−3−1

鋼板組立柱の土壌腐食…………………………………………………………………………………………（ 69 ）4−3−2

鉄筋コンクリート柱の亀裂……………………………………………………………………………………（ 70 ）4−3−3

支線・支線ロッドの腐食………………………………………………………………………………………（ 70 ）4−3−4

将来技術…………………………………………………………………………………………………………（ 70 ）4−4

がいしの点検・診断技術…………………………………………………………………………………………（ 70 ）4−4−1

がいし磁器部の破損と金具部の腐食…………………………………………………………………………（ 70 ）4−4−2

がいし磁器部の絶縁抵抗低下…………………………………………………………………………………（ 71 ）4−4−3

将来技術…………………………………………………………………………………………………………（ 74 ）4−5

架線金具の点検・診断技術………………………………………………………………………………………（ 74 ）4−5−1

架線金具の発錆・腐食…………………………………………………………………………………………（ 74 ）4−5−2

架線金具の摩耗…………………………………………………………………………………………………（ 75 ）4−5−3

架線金具の亀裂・変形…………………………………………………………………………………………（ 75 ）4−5−4

将来技術…………………………………………………………………………………………………………（ 76 ）

4−6

電線・地線の点検・診断・劣化予測技術………………………………………………………………………（ 76 ）4−6−1

電線・地線の発錆・腐食………………………………………………………………………………………（ 76 ）4−6−2

電線・地線の素線切れ・強度低下……………………………………………………………………………（ 81 ）4−6−3

OPGW の通信異常… …………………………………………………………………………………………（ 82 ）4−6−4

将来技術…………………………………………………………………………………………………………（ 83 ）4−7

付属品の点検・診断技術…………………………………………………………………………………………（ 84 ）4−7−1

圧縮接続管の劣化・異常………………………………………………………………………………………（ 84 ）

4−7−2

非圧縮型クランプの劣化・異常………………………………………………………………………………（ 87 ）4−7−3

ジャンパ装置の劣化・異常……………………………………………………………………………………（ 88 ）4−7−4

防振装置の劣化・異常…………………………………………………………………………………………（ 88 ）4−7−5

避雷装置の劣化・異常…………………………………………………………………………………………（ 89 ）4−7−6

そのほかの付属品の劣化・異常………………………………………………………………………………（ 89 ）4−7−7

将来技術…………………………………………………………………………………………………………（ 89 ）第5章

補修・長寿命化技術… ……………………………………………………………………………………………（ 91 ）5−1

基礎体および鉄塔敷地の補修・長寿命化技術…………………………………………………………………（ 91 ）5−1−1

基礎体の補修技術………………………………………………………………………………………………（ 91 ）5−1−2

基礎体の長寿命化技術…………………………………………………………………………………………（ 92 ）5−1−3

基礎体の変位抑制工法…………………………………………………………………………………………（ 93 ）5−1−4

地すべり・土砂流入出防止工法………………………………………………………………………………（ 95 ）

5−2

鉄塔鋼材・ボルトの補修・長寿命化技術………………………………………………………………………（ 97 ）5−2−1

鉄塔鋼材・ボルトの補修技術…………………………………………………………………………………（ 97 ）5−2−2

鉄塔鋼材・ボルトの長寿命化技術……………………………………………………………………………（ 108 ）5−3 鋼
 板組立柱・鉄筋コンクリート柱の補修・長寿命化技術……………………………………………………（ 118 ）5−3−1

鋼板組立柱・鉄筋コンクリート柱の補修技術………………………………………………………………（ 118 ）5−3−2

鋼板組立柱・鉄筋コンクリート柱の長寿命化技術…………………………………………………………（ 119 ）5−4

がいしの補修・長寿命化技術……………………………………………………………………………………（ 121 ）5−4−1

がいしの補修技術………………………………………………………………………………………………（ 121 ）5−4−2

がいしの長寿命化技術…………………………………………………………………………………………（ 128 ）5−5

架線金具の補修・長寿命化技術…………………………………………………………………………………（ 129 ）5−5−1

架線金具の補修技術……………………………………………………………………………………………（ 129 ）5−5−2

架線金具の長寿命化技術………………………………………………………………………………………（ 129 ）

5−6

電線・地線の補修・長寿命化技術………………………………………………………………………………（ 130 ）5−6−1

電線・地線の補修技術…………………………………………………………………………………………（ 130 ）5−6−2電線・地線の長寿命化技術……………………………………………………………………………………（ 136 ）5−7

付属品の補修・長寿命化技術……………………………………………………………………………………（ 138 ）5−7−1

圧縮接続管の補修・長寿命化技術……………………………………………………………………………（ 138 ）5−7−2

ジャンパ装置の補修技術………………………………………………………………………………………（ 140 ）

5−7−3防振装置の補修・長寿命化技術………………………………………………………………………………（ 140 ）5−7−4

そのほかの長寿命化技術………………………………………………………………………………………（ 140 ）第６章

海外の劣化対応技術…………………………………………………………………………………………………（ 142 ）

6−1

海外における架空送電設備の現状………………………………………………………………………………（ 142 ）6−1−1

イギリスにおける架空送電設備の概要………………………………………………………………………（ 142 ）6−1−2

フランスにおける架空送電設備の概要………………………………………………………………………（ 142 ）6−1−3

カナダにおける架空送電設備の概要…………………………………………………………………………（ 143 ）6−1−4

アメリカにおける架空送電設備の概要………………………………………………………………………（ 144 ）6−1−5

オーストラリアにおける架空送電設備の概要………………………………………………………………（ 145 ）6−2

点検・診断・劣化予測技術………………………………………………………………………………………（ 146 ）6−2−1

鉄塔関係…………………………………………………………………………………………………………（ 146 ）6−2−2

がいし関係………………………………………………………………………………………………………（ 147 ）6−2−3

電線・地線関係…………………………………………………………………………………………………（ 147 ）6−2−4

付属品関係………………………………………………………………………………………………………（ 148 ）

6−2−5

そのほか設備全般………………………………………………………………………………………………（ 149 ）

6−3

補修・長寿命化技術………………………………………………………………………………………………（ 150 ）6−3−1

鉄塔関係…………………………………………………………………………………………………………（ 150 ）6−3−2

がいし・電線・地線関係………………………………………………………………………………………（ 150 ）6−3−3

付属品関係………………………………………………………………………………………………………（ 151 ）6−4

モニタリング技術…………………………………………………………………………………………………（ 151 ）6−4−1

ルーマニアにおける DLR… …………………………………………………………………………………（ 151 ）6−4−2

アメリカにおける DLR… ……………………………………………………………………………………（ 152 ）6−4−3

ドイツにおける DLR… ………………………………………………………………………………………（ 153 ）第７章

今後の技術開発の展望………………………………………………………………………………………………（ 156 ）7−1

点検・診断・劣化予測技術………………………………………………………………………………………（ 156 ）7−1−1

ドローン…………………………………………………………………………………………………………（ 156 ）7−1−2

画像解析・AI（劣化・異常診断）……………………………………………………………………………（ 157 ）7−1−3

センサ類・モニタリング技術…………………………………………………………………………………（ 157 ）7−1−4

ビッグデータ・AI（情報処理・分析）………………………………………………………………………（ 157 ）

7−2

補修・長寿命化技術………………………………………………………………………………………………（ 157 ）7−2−1

運搬作業…………………………………………………………………………………………………………（ 157 ）7−2−2

施工記録の自動化………………………………………………………………………………………………（ 157 ）7−3
付録

今後の技術開発の方向性…………………………………………………………………………………………（ 157 ）電気共同研究会の著作物からの引用・参考一覧……………………………………………………………………（ 159 ）