水平ルーバーを用いた住空間モデルにおける日射制御と LCCO2 の関係

LCCO2 and Daylight Controled by Louvers at the Window of a Living Room Model
安田・村田研究室 13M17010 飯塚 麻人 (IIZUKA, Asato)
外形*1のための有効な方法の一つである。一方、中間期や夏の壁(外気に接する)
天井

外側 合板
12mm
空気層
45mm
9mm
壁(間仕切り) 内部 合板
窓
グラスウール16k 100mm
80mm
空気層
壁(外気に接する)
内側 プラスターボード 12.5mm プラスターボード

2.4m

これら年間を通じての運用時における負荷削減には日射の取得と遮蔽の適切なバランスが求められる。このような日床(外気に接する)

射制御には建設時と運用時を併せたライフサイクルでの環境負荷と光環境への配慮が重要である。
そこで本研究では、
住12mm
12mm
下面 グラスウール16k 150mm プラスターボード

床(外気に接する) 内部 合板

11.0m北窓

m4.0

ガラス 普通複層ガラス(A12)*1)LCCM住宅デモンストレーション棟を参考に設定した。 サッシ 木製サッシ

図 1 住空間モデルの設定
表 1 ルーバーの位置
表 3 ルーバーの素材
内素材

外宅の居間を想定したモデルを設定し、南面の窓からの日射をLCCO2 の関係の一端を明らかにすることを目的とする。

を住空間モデルとして設定した ( 図 1)。南面大開口に設置するルーバーの構成は、位置やフィンの間隔、素材および開閉の有無から設定する。日射を制御する位置による影響を捉えるため、位置は室内側の内と、室外側の外の 2 種類を設定した ( 表 1)。間隔は、中間期と夏季の日射を遮蔽する
密と、夏至の日射遮蔽に特化した疎の 2 種類を設定した

表 4 ルーバーの開閉計 12 本

夏至の南中高度78.4°

計5本

0め、評価期間を 90 年とし、ルーバーの位置と素材に応じて遮蔽(m)遮蔽

開放木(W)

アルミ(A)

コンクリート(C)固定(f)① W 内密 f⑨ A 内密 f⑰ C 内密 f

可動(m)② W 内密 m ⑩ A 内密 m

固定(f)③ W 内疎 f

可動(m)④ W 内疎 m ⑫ A 内疎 m

固定(f)⑤ W 外密 f

可動(m)⑥ W 外密 m ⑭ A 外密 m

固定(f)⑦ W 外疎 f

可動(m)⑧ W 外疎 m ⑯ A 外疎 m

素材

位置

開閉間隔

密内疎密外疎⑪ A 内疎 f

⑬ A 外密 f⑮ A 外疎 f⑱ C 内疎 f⑲ C 外密 f⑳ C 外疎 f

表 6 ルーバーの素材による原単位
素材

複合原単位

密度 換算した原単位 註)「建築物のLCAツール戸建住宅版ver.2.00(kg/m3) (kg-CO2/m3) 」(日本建築学会)における「複合原単位

木0.3 (kg-CO2/kg) 380
アルミ9.4 (kg-CO2/kg) 2700
コンクリート 296.1 (kg-CO2/m3)」から、木は製材、アルミはアルミサッシ、コンクリ

114.0 ートはコンクリート(ポルトランド)Fc24N/mm2を選択し25267.9 た。また、木の密度はスギの平均気乾密296.1 度から設定した。

更新周期を設定した ( 表 7)。これらをもとにルーバーの設定

表 7 ルーバーの位置と素材による更新周期毎に建設時 CO2 排出量を算出した ( 表 8)。アルミは原単位位置が大きいため、建設時 CO2 排出量が最小となる設定でも可動註)可動は木とアルミについて設定する。

ルーバー無しに発生するフィンの素材と数による建設時の環境負荷を検算出した ( 表 6)。また、改修時の CO2 排出量を捉えるた(f)ルーバー

表 5 ルーバーの設定の組合せて、LCCO2 および光環境を検討する ( 表 5)。

原単位」を用いてルーバーの容積あたりに換算した原単位を遮蔽

11-4 月註)表中の数値は寸法(mm)を示す。

組合せとルーバー無しを併せて 21 種類のルーバーの設定につい討するため、「建築物の LCAツール戸建住宅版 1）」の「複合固定6-10 月
春分・秋分の南中高度
55°

100

0.0063m3/本 0.054m3/本註)表中の数値は寸法(mm)を示す。

疎密慮し、固定と可動の 2 種類を設定した ( 表 4)。これらの3. ルーバーの建設時 CO2 排出量 新築および改修の際

100

表 2 ルーバーの間隔( 表 2)。素材は、木、アルミ、コンクリートの 3 種類とした ( 表 3)。
また重量の軽い木とアルミについては、開閉による影響を考100

容積 0.054m3/本

2. 住空間モデルとルーバーの設定 東京近郊の郊外に建つ住宅の、南面に日射取得のための大開口のある居間中空註)長さ10.8mのルーバーを窓の芯からルーバーの芯まで内外ともに125mmの位置に設置する。

487.2

影響を検討することで、光環境を含めた日射制御とアルミ (A)コンクリート(C)厚み 2mm

断面形状

142.8

制御する水平ルーバーの位置、素材、間隔などの違いによる

木 (W)

9.5mm

*2)平成11年省エネルギー
基準のIV地域の仕様に基づき、断熱性能を設定した。

50時の環境負荷にも関わってくる。つまり、ルーバーによる日上面 合板

ルーバー

境や光環境に影響すると同時に、部材の製造に伴う建設

12.5mm

天井

50

冷房負荷の増加を避けるためには日射遮蔽が有効であり、射制御の手段の一つにルーバーがあるが、その構成は温熱環部位の仕様*2 (数値は厚みを示す)
壁(外気に接する) 壁(間仕切り)50

1. 序 住宅設計において冬の日射取得は暖房負荷削減

素材内外

木

アルミ

註)「建築物のLCAツール戸建住宅版ver.2.00」(日本建築学会)

コンクリート における「更新周期」から、木は製材、アルミはアルミサッシ、コンクリートはコンクリート(ポルトランド)Fc24N/mm2を参照し、内の更新周15 年 (5) 45 年 (1) 90 年 (0) 期を設定した。外は内の年数を1.5で除した値とした。
10 年 (8) 30 年 (2) 60 年 (1) また、評価期間を90年とし、()内は更新回数を示す。

他の素材の最大の場合の約４倍の値となり、建設時 CO2排出量が特に大きいことを示している。また、コンクリートは原単位が木の約 3 倍だが、更新周期が長いため建設時CO2 排出量は木との差が小さい結果となった。
4. 暖冷房負荷による運用時 CO2 排出量 運用時での環境負荷を検討するため、Autodesk Ecotect Analysis2）

気候 (アメダス2013年データより) 地点: つくば(E140°N36°)
1月
平均外気温
2.3℃ 最高外気温 13.9℃ 最低外気温-6.2℃
8月
平均外気温 27.2℃ 最高外気温 35.1℃ 最低外気温 19.4℃
解析ソフト: Autodesk Ecotect Analysis
換気回数: 0.5回/h (24時間)
在室・内部発熱スケジュール
人の滞在(100W/ 人 )機器顕熱（W）

平日
平日

0:00

時刻

7休日

1 272:00

11209 385 359 209 57 7

4:00

6:00

CO2 排出量を算出した ( 表 9)。アルミ・内以外はルーバー無しよ

COP=4.0 実排出係数=0.53(kg-CO2/kWh)

排出量が小さい。特に、固定の場合はいずれもルーバー無し
や内よりも暖房負荷が大きいが、冷房負荷の削減量が大きく上回ることで運用時 CO2 排出量が特に小さくなっている。さらに、可動の場合はいずれもルーバー無しと暖房負荷が同程度であり、運用時 CO2 排出量の削減に有効であると考えられる。内は素材や間隔による運用時 CO2 排出量の差が小さいが、その中でもコンクリート・密の運用時 CO2排出量が最も小さい。次に間隔に着目すると、密はアルミ・内を除き、疎よりも運用時 CO2 排出量が小さく、特に外・密が最も小さい。つまり、窓の外側で日射を制御する外付けのルーバーが運用時 CO2 排出量の削減には効果的であり、特に外・密・可動が最も効果的である。
5. 照度分布からみた夏季の光環境 ルーバーを用いた日射制御による室内の光環境への影響を検討する。
そこで、日射遮蔽の効用が特に大きいと考えられる夏季を対象に選定し、VELUX Daylight Visualizer3) を用いて図 3 の設定に基づき自然光による照度を算出した ( 図 4)。また、最小照度と照度の偏りを検討するため、最小照度が 225lx4)
以上を明、未満を暗とし、また最大照度と最小照度の比が 0.5 以上を照度の変化が小、未満を大とした ( 表 10)。
アルミ・外・疎を除いたルーバーの設定では、いずれもルーバー無しよりも照度が低い。最小照度が最も低い③④においても平日
休日(295.49)

ルーバー無しアルミ
コンクリート木
黒塗り：位置内
白塗り：位置外
二重：間隔密一重：間隔疎(FL+800mm)

1500

1000

500

0 0.5

1.0

1.5

2.0

2.5０ ルーバー無し

表 10 ルーバーの設定と照度

凡例

3000

照度 2000

で、照度の変化の小さい光環境が得られると考えられる。

3.28(lx)3500

疎よりも照度の変化が小さく、中でも照度の変化が小とされており、素材の反射率を抑え、間隔を密にすること

CO2 排出量
ルーバーの設定 暖冷房負荷による運用時(kg-CO2/ 年 )暖193.41
冷141.12
計334.53
(±0)
(±0)
(±0)
139.93333.54
193.611.37(123.12) ① W 内密 f(+0.20)(-1.19)(-0.99)139.93333.34
193.414.92(443.23)② W 内密 m(±0)(-1.19)(-1.19)2.05(184.68)140.71
334.32
193.61③W
内疎f
42.50(3824.88)(+0.20)(-0.41)(-0.21)140.71
334.12
193.41
17.71(1593.70) ④ W 内疎 m(±0)(-0.41)(-0.41)63.75(5737.31)
105.65312.89207.24⑤ W 外密 f(+13.83)(-35.47)(-21.64)26.56(2390.55)
105.65299.06193.412.13(191.87)⑥
W
外密m⑰ C 内密 f(±0)(-35.47)(-35.47)0.89(79.95)125.93324.74198.81⑱ C 内疎 f⑦ W 外疎 f(+5.40)(-15.19)(-9.79)4.26(383.75)⑲ C 外密 f
125.93319.34
193.41⑧ W 外疎 m
1.78(159.89)(±0)(-15.19)(-15.19)⑳ C 外疎 f
193.61141.18334.79
註)評価期間を90年とし、()内は90年合計のルーバー⑨A内密fの建設時CO2排出量(kg-CO2)を示す。
(+0.20)(+0.06)(+0.26)193.41141.18334.59
解析ソフト : VELUX Daylight Visualizer⑩ A 内密 m(±0)(+0.06)(+0.06)
天空データ : CIE 標準晴天空
193.41141.17334.58⑪ A 内疎 f
測定点高さ : FL+800mm(±0)(+0.05)(+0.05)
測定点 : 東西の中心を南北方向に間隔 0.5m
193.41141.17334.58⑫ A 内疎 m
地点 : E140°N36°(±0)(+0.05)(+0.05)
測定時刻 : 夏至 (6 月 21 日 ) 12 時
207.24105.65312.89⑬ A 外密 f(+13.83)(-35.47)(-21.64)
測定点 @0.5m
平面図
193.41105.65299.06⑭ A 外密 m(±0)(-35.47)(-35.47)198.81125.93324.74
北⑮ A 外疎 f(+5.40)(-15.19)(-9.79)193.41125.93319.345.5m
5.5m⑯ A 外疎 m(±0)(-15.19)(-15.19)
反射率
192.73139.98332.71
住空間モデルルーバー⑰ C 内密 f(-0.68)(-1,14)(-1.82)
部位 仕上げ素材 反射率 素材 反射率
193.03140.37333.40
木40%40%
床 フローリング⑱ C 内疎 f(-0.38)(-0.75)(-1.13)
壁 白色ペイント83%
アルミ77%
207.24105.65312.89C外密f⑲25%
コンクリート白色ペイント
天井77%(+13.83)(-35.47)(-21.64)
窓 ガラス 透過率 :78%
198.81125.93324.74⑳ C 外疎 f註) 反射率は「建築学体系 22 室内環境計画」(+5.40)(-15.19)(-9.79)(昭和44年)に基づき設定した。
凡例)
暖房負荷
冷房負荷
図 3 光環境シミュレーションの概要 註)()内はルーバー無しに対しての増減量(kg-CO2/年)①② W 内密 f/m③④ W 内疎 f/m⑤⑥ W 外密 f/m⑦⑧ W 外疎 f/m⑨⑩ A 内密 f/m⑪⑫ A 内疎 f/m⑬⑭ A 外密 f/m⑮⑯ A 外疎 f/m

2500

これらのことから、いずれのルーバーでも照度は十分に確保

183108 209 108 209 183 7

冷房 28℃以上 ON(6~10 月 )、暖房 18℃以下 ON(11~4 月 )ルーバーの建設時 CO2 排出量(kg-CO2/ 年 )0.00(0.00)

ルーバーの設定

０ ルーバー無し

きく、ルーバーがある方が小さくなる。特に、密はいずれもり、特に外・疎の場合は照度分布がルーバー無しと近似する。

20911

図 2 暖冷房負荷シミュレーションの概要
表 8 ルーバーの建設時 CO2 排出量 表 9 暖冷房負荷による運用時 CO2 排出量

保されている。また、照度の変化は、ルーバー無しが最も大高い程、照度の変化が大きく、アルミは照度の変化が大であ22註)スケジュールは、「住宅事業建築主の判断の基準におけるエネルギー消費量計算方法の解説」(財)建築環境・省エネルギー機構(IBEC)のスケジュールから「居間台所(LDK)」の項目を参考に設定した。
実排出係数は、環境省発表の平成25年度の東京電力の実排出係数に基づき設定した。

明であり、団らん・娯楽に適した照度以上の明るさが確なるものは密・木と密・コンクリートである。素材の反射率が348:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 24:00を用いて図 2 の設定に基づき、暖冷房負荷による運用時

すると、外は、素材や間隔によらず内よりも運用時 CO22

冷房 28℃以上 ON(6~10 月 )、暖房 18℃以下 ON(11~4 月 )空調

りも運用時 CO2 排出量が小さい。位置による差異に着目

1233 22 1
休日
209 211 108 57 7 108 159 7 108 159

3.0

南面窓からの距離

3.5(m)

図 4 ルーバーの設定と照度分布ルーバーの設定

最大照度(lx)

最小照度(lx)０ ルーバー無し

3468.51052.0①
W 内密 f/m②③W 内疎 f/m④⑤W 外密 f/m⑥⑦W 外疎 f/m⑧⑨
A 内密 f/m⑩⑪A 内疎 f/m⑫⑬A 外密 f/m⑭⑮⑯ A 外疎 f/m

758.9

566.9

最小照度
最大照度

0.30

0.69

2312.7

525.1

0.37

1024.2

607.0

0.59

2525.4

918.6

0.36

1196.5

585.3

0.48

2592.7

909.5

0.35

1762.6

702.9

0.40

3334.71026.00.31⑰ C 内密 f

682.6

516.8

0.76

⑱ C 内疎 f

2142.2

843.4

0.39

⑲ C 外密 f

880.9

569.7

0.65

⑳ C 外疎 f

2338.4

902.1

0.39

最小 225lx未満 暗 最小照度 0.5 未満 変化大 ( 大 )照度 225lx以上 明 最大照度 0.5 以上 変化小 ( 小 )6. 日射制御と LCCO2 の関係を除いてルーバー無しよりも LCCO2 が小さい。特に木・外と 4 章の運用時 CO2 排出量の合計を LCCO2 とし、これとから、フィンの間隔が密になることによる建設時 CO2 排

6-1.LCCO2 と夏季の光環境 3 章の建設時 CO2 排出量とコンクリート・外では疎よりも密の方が LCCO2 が小さいこら建設時と運用時の CO2 排出量の関係を捉え ( 表 11)、 出量の増加量よりも、日射を遮蔽することによる運用時
さらに 5 章の夏季の光環境と併せて検討した ( 図 5)。

CO2 排出量の削減量が LCCO2 に大きく影響すると考え

まず、LCCO2 を建設時と運用時の CO2 排出量から捉え、られる。これらのことから、原単位が大きいアルミは建設時ルーバー無しとの関係から検討する。内・密を除くコンクリートとの、原単位が小さい木や更新周期が長いコンクリートは運用時

木・外は、ルーバー無しよりも LCCO2 が小さくライフサイクルでのの CO2 排出量が LCCO2 に大きな影響を与える傾向があ

CO2 排出量を削減するルーバーの設定である。また、アルミ・り、アルミは間隔をより疎に、木とコンクリートはより密にするこ

外・密は建設時 CO2 排出量が大きいのに対して運用時とで LCCO2 をさらに小さくできると考えられる。

CO2 排出量が小さく、木・内とコンクリート・内は建設時が小さらに、ルーバーの更新周期による影響を捉えるため更新回さいのに対して運用時が大きいことから、これらの間に数を 0〜8 回まで変更した場合についても検討した。アルミは建設時と運用時の CO2 排出量にトレードオフの関係がある。

は更新周期による LCCO2 の差が大きく、外の⑬⑭⑮⑯

一方、木・外やコンクリート・外は建設時 CO2 排出量も運用時は更新回数 0 回である更新しない場合にルーバー無しよりもCO2 排出量も小さく、建設時 CO2 排出量の抑制と運用LCCO2 が小さくなる。つまり、アルミは外で更新周期を長時 CO2 排出量の削減が両立されている。素材毎に着目すくする程 LCCO2 の削減に効果的であると考えられる。

ると、アルミはいずれもルーバー無しと比べて LCCO2 が大きい。

次に、LCCO2 と夏季の光環境の関係を捉える。ルーバー無し

特に、疎は密よりも LCCO2 が小さく、位置や開閉よりよりも LCCO2 が特に小さく、照度の変化が大となるのも間隔による差異が顕著である。つまり、フィンの数の差には、木やコンクリートの外・疎である⑦⑧⑳、照度の変化が小よる建設時 CO2 排出量の差が LCCO2 に大きく影響するとなるのは、木やコンクリートの外・密の⑤⑥⑲である。つまと考えられる。一方、木は外の場合に、コンクリートは内・密り、木やコンクリートの外は、LCCO2 を削減しつつ、間隔の違

(0)

m

(3)

(2)

⑫大(1)

(6) (2)

(5)

(4)

m

凡

⑩大(1)

(0)

⑦大 (8)

(1)

(2)

(1)

(2)

(7)(8)(3)(4) (5) (6) (7) (8)ルーバー無し木アルミ
コンクリート例

m：可動大：照度変化大
小：照度変化小( )：更新回数 ( 回 )黒塗り：位置内(0) (1) (2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)
白塗り：位置外
二重：間隔密矢印とその目盛は更新回数を示す。
一重：間隔疎⑮大 (2)⑳大 (1)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)(8)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)(8)⑯大 (2)

⑧大(8)
(0)

m

(1) ⑨大(1)

m

502.5

536535時-CO534(2)(1)⑭大 (2))m(3) (4) (5) (6) (7) (8)530295030051015

評価期間 90 年
図 5 LCCO2 と夏季の光環境

202530354045

50ルーバーの建設時 CO2 排出量556065

表 11 ルーバーの設定と LCCO2

LCCO2ルーバーの設定 暖冷房負荷と建設時による(kg-CO2/ 年 )334.53(±0)
338.46① W 内密 f(+3.93)338.26② W 内密 m(+3.73)336.37③ W 内疎 f(+1.84)336.17④ W 内疎 m(+1.64)
320.28⑤ W 外密 f(-14.25)306.45⑥ W 外密 m(-28.08)
327.83⑦ W 外疎 f(-6.70)322.42⑧ W 外疎 m(-12.11)377.29⑨ A 内密 f(+42.76)377.09⑩ A 内密 m(+42.56)
352.29⑪ A 内疎 f(+17.76)352.29⑫ A 内疎 m(+17.76)376.64⑬ A 外密 f(+42.11)362.81⑭ A 外密 m(+28.28)
351.31⑮ A 外疎 f(+16.78)345.91⑯ A 外疎 m(+11.38)
334.84⑰ C 内密 f(+0.31)
334.29⑱ C 内疎 f(-0.24)317.16⑲ C 外密 f(-17.37)326.52⑳ C 外疎 f(-8.01)凡例) 暖房負荷 冷房負荷 建設時CO2排出量
註)()内はルーバー無しに対しての増減値(kg-CO2/年)
０ ルーバー無し

表 12 ルーバーの間隔の変更
フィンの 間隔本数(x)1033.53本
487.2
5本 疎383.4
6本
220.9
9本
142.8
12 本 密
100.9
15 本
74.2
18 本

x

532

531(0)

2031m

032⑥小 (8)

設用量出(kg(3) (4) (5) (6) (7) (8)034

COLC300(建+運排し無バー
5ルー
333(4.533033305

時2CO))⑬大 (2)036⑤小 (8)

年2/(2)

437.5

405

038(1)

037(0)

537⑲小 (1)

470

LCCO2(kg-CO2/ 年 )

035

暖325
冷房
負荷
320による運用 315時
CO2排出 310量(1)⑪大 (1)

70

135
200(kg-CO2/ 年 )図5註) 評価期間は90年とした。

フィンの 間隔
本数
(x)
55.6
21 本
41.8
24 本
31.2
27 本
22.830 本

x(kg-CO2/ 年 )③大(5)①小 (5)
0大(0)
335m
334.53m④大(5)⑰小(0)②小(5)
330
⑱大(0)

註)表中の数値(x)は、フィン同士の間の寸法(mm)を示す。

335334.53
330

減に効果的なルーバーの設定であると考えられる。

小さくなる傾向がある。固定は 15 本、可動は 24 本の場合に最小となる。アルミは、位置や開閉によらず間隔が小さくなる。外では間隔が小さい程 LCCO2 が小さくなる傾向があり、24 本の場合に最小となる。つまり、外の場合、木とコンクリートは間隔が小さい程 LCCO2 は小さくなる傾向にある。このことから、夏季だけでなく中間期の日射遮蔽も考慮して、フィンの間隔を小さく設定する方が、建設時の CO2 排出量は増加するが、運用時の削減量が大きいた
め、LCCO2 の削減に効果的であると考えられる。
次に光環境への影響を検討する。LCCO2 が最小となるルーバーの間隔において、木・外・可動とコンクリート・外・固定を除き、いずれの場合でも最小照度は明である。木・外・可動とコンクリート・外・固定は、24 本の場合に LCCO2 は最小となるが最小照度は暗である。最小照度が明で LCCO2が最小となるものは、木・外・可動は 21 本、コンクリート・外・固定は 18 本の場合であり、これらには LCCO2 と光環境の間にトレードオフの関係が生じていると考えられる。
7. 結 以上、本研究では住空間モデルと様々な構成のルーバーを設定し、日射制御と LCCO2 および夏季の光環境の関係を検討した。素材に応じて LCCO2 に大きく影響する要因が異なり、原単位が大きいアルミには更新周期の長期化が、原単位が小さい木や更新周期の長いコンクリートには外付けで間隔を密にすることが LCCO2 の削減に効果的であることや、LCCO2 をより削減するために中間期の日射遮蔽を考慮し間隔を密にしても照度は十分に確保される場合があるなどの特徴の一端が明らかになった。
1) 日本建築学会発行の建物のライフサイクルにおける資源循環性を評価する
LCA ツール。1995 年産業連関表分析による複合原単位を利用している。
2) Autodesk による熱解析や昼光解析、エネルギー解析など、企画から詳細までの包括的な解析ツール。http://usa.autodesk.com/ecotect-analysi
3) 建物内へ効果的に自然光による昼光計画とデザインのための昼光プラン設計ソフト。http://viz.velux.com/
4) JIS Z9110 を参考に、居間の中で基準照度が最も小さい「団らん」「娯楽」の 150~300lx の平均を目安とした。

2730

評価期間 90 年

内 本数
固定 3 本可動

LCCO2335.81

最小 / 最大0.36( 大 )固定

12 明小明小)/年

最小照度908lx( 明 )

18

明小
21

明小
暗小
暗小
24
2730 暗小LCCO2319.48

最小照度468lx( 明 )最小 / 最大0.61( 小 )LCCO2300.85

最小照度182lx( 暗 )最小 / 最大0.61( 小 )2280

コンクリートは、内では間隔が小さい程 LCCO2 が大きくなる傾向があり、5 本のみでルーバー無しよりも LCCO2 が小さ

暗小可動

外 本数
可動 24 本285

い程 LCCO2 が大きく、いずれもルーバー無しよりも大きい。

24

暗小外 本数
固定 15 本g-CO

程 LCCO2 が大きく、外では間隔が小さい程 LCCO2 が21

15

木

0510
ルーバーの建設時 CO2 排出量(kg-CO2/ 年 )335334.53

疎330

密

5 6

91215

明 明明
大 大大明
大明
大明
小318明
小

3 明大 疎
5 明大

325

明
小21

暗小24

内 本数
固定 3 本可動

暗小271520(kg-CO2/ 年 )暗小30

LCCO2345.20

最小照度941lx( 明 )最小 / 最大0.36( 大 )

6 明大
暖320
固定
冷房
9 明大
負 315
12 明大
荷密
15 明大に 310
18 明大
よ
21 明大
暗大
24 明大 27 暗大 30
る
305
運用時 300
可動ルーバーなし
CO2(334.53)
排295)
出/年
CO 2
kg量2(OCLC
290
外 本数
固定 3 本
可動285

LCCO2342.35
338.11

最小照度
1013lx( 明 )最小 / 最大0.32( 大 )

280
050
100
ルーバーの建設時 CO2 排出量

アルミ(kg-CO2/ 年 )3335

334.53
330
325

暖320
冷房
負 315
荷に 310よる
運 305
用時 300CO2排295
出量290

疎暗 暗 暗小 大 小明 5 6 9 12 15 18 21 24 2730
大 明明 明明 明 暗 暗大大 小 小 小 小 小
内 本数
固定 5 本
3疎ルーバーなし
可動5(334.53)
明
大 明
大 6明
大285
280
0

コンクリート150(kg-CO2/ 年 )密/年)に着目すると、木は開閉によらず、内では間隔が小さい

暗小

ルーバーなし(334.53)
9 明大

2LCCO2 と光環境への影響を検討する ( 図 6)。まず素材

18
明小O2 (k隔を変更し ( 表 12)、素材と位置毎にルーバーの間隔による(kg-CO

ルーバーの間隔によって LCCO2 が大きく変わることから、
間

15
明
小6 明大

暖320
冷房
負 315
荷に 310よる
運 305
用時 300CO2排295
出量290

暗小密12
明
小3 明大 疎5 明大325

26-2. ルーバーの間隔の変更による LCCO2 と光環境への影響

疎3 569明 明明
大 大大 明小LCC

は、照度の変化の小さい光環境を得つつ、LCCO2 の削(kg-CO2/ 年 )LCCO

いによって照度の変化が異なる。特に、外・密の⑤⑥⑲

9明
小12
明
小LCCO2334.29

最小照度843lx( 明 )最小 / 最大0.39( 大 )

密
15
明
小18
明小外 本数
固定 24 本21
暗小LCCO2314.49

24
暗小27
暗小

最小照度149lx( 暗 )30
暗大最小 / 最大0.68( 小 )凡例
黒塗り : 内側 大 : 照度変化大木
白塗り : 外側 小 : 照度変化小アルミ
暗：最小照度暗：固定コンクリート 明：最小照度明：可動註 ) 数値はルーバーの本数を示し、表中のLCCO2 の単位は(kg-CO2/ 年 ) である。

5ルーバーの建設時 CO2 排出量10(kg-CO2/ 年 )図 6 ルーバーの間隔の変更による LCCO2 と光環境への影響