2 0 2 0 年 ３ 月
九州電力株式会社

お知らせ

風力発電の連系に係る出力制御装置の要件化について（ご案内）
当社エリアでは、再エネ発電の連系量が増加し出力制御を実施していることから、風力発電につきましては、出力制御に応じていただくこと及び全国標準仕様の出力制御装置が完成した際に速やかに当該装置の設置、費用負担等に応じていただくことを条件に受給契約、連系を行っておりましたが、全国標準仕様の出力制御装置が完成したことを踏まえ、2020年４月１日以降申込み分について、申込み時に出力制御装置の仕様を提出（※）いただき、連系時に当該出力制御装置設置を必須とする取扱いに変更いたします。
これにより、発電事業者さまによる発電開始は「出力制御装置の設置後」、当社による購入開始は「出力制御装置設置完了届の確認後」となりますので、ご留意ください。
※ 提出様式や記載要領は、別紙参照。記載方法等は、風力発電設備購入先等にご相談ください。
当社は、電力の安定供給を前提として、今後も再エネの円滑な接続に向けた対応を進めてまいりますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

【低圧の場合】
2020年3月31日までのお手続き（変更前）
発電事業者さま

九州電力

受給契約申込

技術検討

2020年4月1日以降のお手続き（変更後）
発電事業者さま
受給契約申込 ※1

九州電力送配電※2
技術検討

出力制御装置仕様確認※1 申込時に「出力制御装置仕様確認依頼（様式１）」を提出「系統連系に係る契約の「系統連系に係る契約の「系統連系に係る契約の「系統連系に係る契約のご案内」受領ご案内」発行ご案内」受領ご案内」発行

工事費負担金請求書受領

検討結果回答

工事費負担金請求書受領

検討結果回答

工事費負担金請求

工事費負担金請求
発電所ＩＤ発行

工事費負担金入金入金確認・当社設備工事工事費負担金入金入金確認・当社設備工事

系統連系
系統連系
※ただし、出力制御装置設置まで発電不可

出力制御装置

出力制御仕様確認

仕様確認依頼書提出

発電所ＩＤ発行

出力制御装置設置工事完了後、発電開始

出力制御装置切替工事切替完了届提出

設置完了届(様式１)

設置完了届確認後、提出

購入開始

切替完了届受領※2 分社化に伴う社名変更

【高圧以上の場合】
2020年3月31日までのお手続き（変更前）
発電事業者様

九州電力

接続検討申込

接続検討

2020年4月1日以降のお手続き（変更後）
発電事業者様九州電力送配電※2接続検討出力制御装置仕様確認

接続検討申込 ※1※1 申込時に「出力制御装置仕様確認依頼書(様式１)」を提出

検討結果受領接続契約申込

検討結果回答
検討結果回答接続契約申込

接続検討結果内容確認「系統連系に係る契約の「系統連系に係る契約のご案内」受領ご案内」発行

工事費負担金請求書受領

工事費負担金請求接続検討結果内容確認「系統連系に係る契約の「系統連系に係る契約のご案内」受領

ご案内」発行

工事費負担金請求書受領

工事費負担金請求

工事費負担金入金

検討結果受領入金確認・当社設備工事
発電所ＩＤ発行

系統連系工事費負担金入金
出力制御装置

出力制御装置仕様確認

仕様確認依頼書提出

発電所ＩＤ発行

入金確認・当社設備工事

系統連系※ただし、出力制御装置設置まで発電不可

出力制御装置切替工事
出力制御装置設置工事完了後、切替完了届提出

切替完了届受領
発電開始

設置完了届(様式１)

設置完了届確認後、提出

購入開始※2 分社化に伴う社名変更（注１） 低圧、高圧を問わず、出力制御装置（全国標準仕様）の設置工事完了以降に、発電開始されますようお願いいたします。
上記に反して発電を開始された場合、当該期間に発電された電気は買取対象外とさせていただく他、当社の給電指令（配電指令）に応じていただけないものとみなし、受給契約を解除させていただくことがあります。
（注２） 設置完了届の提出がない場合、固定価格買取制度に基づく買取が開始されませんので、ご注意ください。

様式１
（西暦）

年月日

低圧風力発電所 出力制御装置（出力制御機能付PCS）切替に関する（仕様確認依頼書・切替完了届）
九州電力送配電株式会社

行

貴社から要請のありました全国標準の出力制御装置（出力制御機能付PCS）への切替に関して、（仕様確認の準備・切替）が完了しましたので、下記によりご確認ください。
住所

お客さま名印記(1) 発電所の名称(設備認定 ID)(2) 発電場所(3) 出力制御装置（出力制御機能付 PCS）

（西暦）

年

月日

切替完了（予定・実施）日(① 新ﾙｰﾙでの契約容量)(②指定ﾙｰﾙでの契約容量)(4) 契約容量kWkW

更新スケジュール（原則、こちらを選択）(5) 出力制御スケジュール(ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ回線あり)
運用方法

固定スケジュール（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ回線なし）※ 山間部等でｲﾝﾀｰﾈｯﾄが構築できない場合のみ選択可

会社名(6) 出力制御対応に関する風車メーカ等の協議先
担当者名

電話
e-mail

ご確認いただいた販売店、風車ﾒｰｶ、設置工事会社、EPC 事業者等の協議先を記入下さい

住所〒(7) 本資料提出に関する連氏名

電話
FAX
e-mail

絡先※仕様確認依頼書ご提出後に内容変更があった場合、最新の内容で再度ご提出ください。

※低圧連系の場合、各PCS系列の詳細を、様式２に記載
以【九州電力送配電記入欄】
受付年月日年
受電地点
特定番号

ｴﾘｱｺｰﾄﾞ

電柱番号

高低区分

0月日
無為連番

上

様式２（西暦）年月日

各 PCS 系列の諸元ほか（低圧連系の場合ご提出）
PCS
系列

適用ﾙｰﾙ
※1

PCS
変更
有無

契約
容量
[kW]

風車容量※5[kW]
変更前

変更後

PCS 容量※5[kW]
変更前

変更後

出力制御機能付 PCS
メーカー名・型式(機器構成単位で記載)

発電所
ID
使用数
装置

メーカー名

NK
認証番号※2出力制御機能以外の仕様変更(連系協議関連事項のみ)※3 など

型式

ＰＣＳ
出力制御ユニット
ＰＣＳ
出力制御ユニット※1 出力制御の適用ﾙｰﾙを記載（新・指定ﾙｰﾙのいずれかを記載）してください※2 一般財団法人日本海事協会（NK）が、出力 20kW 未満の小形風車について、国際・国内基準（JSWTA 国内業界規格、IEC、JIS 等）の要求事項（性能及び安全性）への適合性を評価する型式認証業務を行っております。当該 PCS の NK 認証番号を記入してください※3 出力制御機能以外の仕様変更(連系協議関連事項のみ)がある場合は資料を添付してください(連系協議での取決事項等から逸脱していることが確認された場合は、保安上の問題から発電停止に向けた調整をさせていただくことがあります)※4 出力制御機能付 PCS の出力変化時間は 10 分に設定してください※5 新設の場合は、変更後のみ記載ください様式１（西暦）年月日

高圧風力発電所 出力制御装置（風車制御装置）切替に関する（仕様確認依頼書・切替完了届）
九州電力送配電株式会社

行

貴社から要請のありました全国標準の出力制御装置（風車制御装置）への切替に関して、（仕様確認の準備・切替）が完了しましたので、下記によりご確認ください。
住所

お客さま名印記(1) 発電所の名称(設備認定 ID)(2) 発電場所(3) 出力制御装置（風車制御装置）

（西暦）

年月日

切替完了（予定・実施）日(① 旧ﾙｰﾙでの契約容量)(② 新ﾙｰﾙでの契約容量)(③指定ﾙｰﾙでの契約容量)(4) 契約容量kW
kW
kW

更新スケジュール（原則、こちらを選択）(5) 出力制御スケジュール(ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ回線あり)
運用方法

固定スケジュール（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ回線なし）※ 山間部等でｲﾝﾀｰﾈｯﾄが構築できない場合のみ選択可

会社名(6) 出力制御対応に関する風車メーカ等の協議先
担当者名

電話
e-mail

ご確認いただいた販売店、風車ﾒｰｶ、設置工事会社、EPC 事業者等の協議先を記入下さい

住所〒(7) 本資料提出に関する連氏名

電話
FAX
e-mail

絡先※仕様確認依頼書ご提出後に内容変更があった場合、最新の内容で再度ご提出ください。

以【九州電力送配電記入欄】
受付年月日
年
受電地点
特定番号

ｴﾘｱｺｰﾄﾞ

電柱番号

高低区分

0

月日
無為連番

上様式１
記載例（仕様確認依頼書）（西暦）２０●●年●●月●●日

低圧風力発電所 出力制御装置（出力制御機能付PCS）切替に関する（仕様確認依頼書・切替完了届）【① 新ﾙｰﾙでの契約容量】
O 出力制御の対象となる契約容量のこと
九州電力送配電株式会社 行です。
目的に応じて、ご選択ください
O2015 年 1 月 26 日から 2017 年 5 月 25日までの接続契約申込が対象となりま
貴社から要請のありました全国標準の出力制御装置（出力制御機能付PCS）への切替に関して、（仕様す。（但し、20kW未満は 2017 年 3 月 6日までの接続契約申込は対象外となりご契約者さまの印を確認の準備・切替）が完了しましたので、下記によりご確認ください。
ます。）
お願いします。

住【②指定ﾙｰﾙでの契約容量】
O 出力制御の対象となる契約容量のことです。
O2017 年 5 月 26 日以降の接続契約申込が対象となります。
※①、②のどちらに該当するかが不明な場合は、お申込みの当社配電事業所(1) 発電所の名称にご確認下さい。

(設備認定 ID)(2) 発電場所(3) 出力制御装置（出力制御機能付 PCS）

所

お客さま名

●●県●●市●●●●●●●印

印記【更新スケジュール】
O 最新の気象予報等を基に、可能な限り売電できるようにした PCS 制御用のデータのこと
で、随時、当社が作成します。
O ご契約者さま負担でご準備いただくインタ●●発電所ーネット環境からのみ取得可能です。
（●●●●●●●●●●）【固定スケジュール】
OPCS 制御用のデータが長期間記載されたデータのことです。
●●県●●市●●●O 更新スケジュールに比べ、売電量が大幅に減少するおそれ(最新の気象予報等を反映できないため)があります。
※固定スケジュールで運用される場合は、メーカーさま等による定期的なスケジュー（西暦）２０●● 年 ル取込作業（有料）が必要となります。
月日

切替完了（予定・実施）日
小数点 以 下の数字 がある(①新ﾙｰﾙでの契約容量)場合は、第3 位まで記載してください（例：3.121）(②指定ﾙｰﾙでの契約容量)(4) 契約容量

kWkW

更新スケジュール（原則、こちらを選択）(5) 出力制御スケジュール(ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ回線あり)
運用方法
会社名●●●●

担当者名●●(6) 出力制御対応に関する

固定スケジュール（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ回線なし）
O 出力制御機能付
PCS には、発電制約条件が記載された「出※ 山間部等でｲﾝﾀｰﾈｯﾄが構築できない場合のみ選択可
力制御スケジュール」が必要となります（ない場合は、発電停止となります）
O 更新・固定スケジュールは九州電力が作成します。

風車メーカ等の協議先●●ご確認いただいた販売店、風原則、「更新スケジュール」としてください。
車ﾒｰｶ、設置工事会社、EPC 事「固定スケジュール」は、山間部等、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ環境業者等の協議先を記入下さい
が周辺にない場合の救済措置として設けています。

住所(7) 本資料提出に関する連
氏名〒●●●●●県●●市●●●● ●●絡先

電話 ●●●-●●●-●●●●
e-mail ●●●@●●●

電話 ●●●-●●●-●●●●
FAX●●●-●●●-●●●●
e-mail●●●@●●●※仕様確認依頼書ご提出後に内容変更があった場合、最新の内容で再度ご提出ください。

※低圧連系の場合、各PCS系列の詳細を、様式２に記載
本提出資料に関する連絡先を記載してください。

以【九州電力送配電記入欄】
受付年月日
年
受電地点
特定番号

ｴﾘｱｺｰﾄﾞ

電柱番号

高低区分

0月日
無為連番

上記入例１（低圧連系の場合、提出が必要です）
様式２⇒例：風車１台、PCS１台、契約容量：19.040ｋW の場合（西暦）２０●●年●●月●●日
PCS の系列毎に記載

PCS
系列

各 PCS 系列の諸元ほか（低圧連系の場合ご提出）
適用
ﾙｰﾙ
※1

1

切替等に伴い変更が有る場合は、変更後の欄にも値を記載
風車容量※5
PCS 容量※5
[kW]
[kW]

指定
ﾙｰﾙ

PCS
変更
有無

有

契約容量
[kW]

19.040変更前

19.040

変更後

19.040変更前

19.040

変更後

19.040発電所
ID
使用数

出力制御機能付 PCS
メーカー名・型式(機器構成単位で記載)

NK
認証番号※

出力制御機能以外の仕様変更(連系協議関連事項のみ)※3 など

2装置

メーカー名

型式

ＰＣＳ

○○××

出力制御ユニット▲▲■■

1TC-00XX

無ＰＣＳ
出力制御ユニット
契約容量が増加するケースは、増設に関PCS 系列毎に発電所 ID が必要な場合
小数点以下の数字がある場合は、第3 位※1 出力制御の適用ﾙｰﾙを記載（新・指定ﾙｰﾙのいずれかを記載）してください
するお申込みを別途実施くださいなどは、その必要数を記載くださいまで記載してください（例：3.121）※2 一般財団法人日本海事協会（NK）が、出力 20kW 未満の小形風車について、国際・国内基準（JSWTA 国内業界規格、IEC、JIS 等）の要求事項（性能及び安全出力制御ユニット取付およ性）への適合性を評価する型式認証業務を行っております。当該 PCS の NK 認証番号を記入してください
び PCS プログラム更新以外※3 出力制御機能以外の仕様変更(連系協議関連事項のみ)がある場合は資料を添付してくださいに今回の対応に合わせて仕(連系協議での取決事項等から逸脱していることが確認された場合は、保安上の問題から発電停止に向けた調整をさせていただくことがあります)
様変更を実施する場合「有」※4 出力制御機能付 PCS の出力変化時間は 10 分に設定してくださいと記入する。
※5 新設の場合は、変更後のみ記載ください

イメージ図

設置（切替）前設置（切替）後出力制御ユニット
インターネット

PCS 容量19.040ｋW×1 台

PCS 容量19.040ｋW×1 台
風車容量19.040ｋW×1 台

風車容量19.040ｋW×1 台

記入例２（低圧連系の場合、提出が必要です）
様式２⇒例：風車４台、PCS４台、契約容量：19.040ｋW の場合（西暦）２０●●年●●月●●日
PCS の系列
毎に記載

PCS
系列

各 PCS 系列の諸元ほか（低圧連系の場合ご提出）
適用
ﾙｰﾙ
※1

1～4

切替等に伴い変更が有る場合は、変更後の欄にも値を記載
風車容量※5
PCS 容量※5[kW]
[kW]

指定
ﾙｰﾙ

PCS
変更
有無

有契約容量
[kW]

19.040

変更前

4.760

変更後

4.760

変更前

9.900

変更後

9.900

発電所
ID
使用数

出力制御機能付 PCS
メーカー名・型式(機器構成単位で記載)
装置

メーカー名

NK
認証番号※2出力制御機能以外の仕様変更(連系協議関連事項のみ)※3 など

TC-00XX

無型式

ＰＣＳ

○○

××

出力制御ユニット

▲▲

■■

1

ＰＣＳ
出力制御ユニット
契約容量が増加するケースは、増設に関PCS 系列毎に発電所 ID が必要な場合
小数点以下の数字がある場合は、第3 位※1 出力制御の適用ﾙｰﾙを記載（新・指定ﾙｰﾙのいずれかを記載）してください
するお申込みを別途実施くださいなどは、その必要数を記載くださいまで記載してください（例：3.121）※2 一般財団法人日本海事協会（NK）が、出力 20kW 未満の小形風車について、国際・国内基準（JSWTA 国内業界規格、IEC、JIS 等）の要求事項（性能及び安全出力制御ユニット取付およ性）への適合性を評価する型式認証業務を行っております。当該 PCS の NK 認証番号を記入してください
び PCS プログラム更新以外※3 出力制御機能以外の仕様変更(連系協議関連事項のみ)がある場合は資料を添付してくださいに今回の対応に合わせて仕(連系協議での取決事項等から逸脱していることが確認された場合は、保安上の問題から発電停止に向けた調整をさせていただくことがあります)
様変更を実施する場合「有」※4 出力制御機能付 PCS の出力変化時間は 10 分に設定してくださいと記入する。
※5 新設の場合は、変更後のみ記載ください

イメージ図
設置（切替）前設置（切替）後出力制御ユニット
インターネット

PCS 容量9.900ｋW×4 台

PCS 容量9.900ｋW×4 台
風車容量
4.760ｋW×4 台

風車容量
4.760ｋW×4 台

様式１
記載例（切替完了届）（西暦）２０●●年●●月●●日

低圧風力発電所 出力制御装置（出力制御機能付PCS）切替に関する（仕様確認依頼書・切替完了届）【① 新ﾙｰﾙでの契約容量】
行O 九州電力送配電株式会社
出力制御の対象となる契約容量のことです。
目的に応じて、ご選択ください
O2015 年 1 月 26 日から 2017 年 5 月 25日までの接続契約申込が対象となりま
貴社から要請のありました全国標準の出力制御装置（出力制御機能付PCS）への切替に関して、（仕様す。（但し、20kW 未満は 2017 年 3 月 6
ご契約者さまの印を日までの接続契約申込は対象外となり確認の準備・切替）が完了しましたので、下記によりご確認ください。
お願いします。
ます。）

住【②指定ﾙｰﾙでの契約容量】
O 出力制御の対象となる契約容量のことです。
O2017 年 5 月 26 日以降の接続契約申込が対象となります。
※①、②のどちらに該当するかが不明な場合は、お申込みの当社配電事業所(1) 発電所の名称にご確認下さい。

(設備認定 ID)(2) 発電場所(3) 出力制御装置（出力制御機能付 PCS）

所

お客さま名

●●県●●市●●●
●●●●

印

印

記

【更新スケジュール】
O 最新の気象予報等を基に、可能な限り売電できるようにした PCS 制御用のデータのことで、随時、当社が作成します。
O ご契約者さま負担でご準備いただくインタ●●発電所ーネット環境からのみ取得可能です。
（●●●●●●●●●●）【固定スケジュール】
OPCS 制御用のデータが長期間記載されたデータのことです。
●●県●●市●●●O 更新スケジュールに比べ、売電量が大幅に減少するおそれ(最新の気象予報等を反映できないため)があります。
※固定スケジュールで運用される場合は、メーカーさま等による定期的なスケジュー（西暦）２０●● 年 ル取込作業（有料）が必要となります。
月日

切替完了（予定・実施）日
小数点 以 下の数字 がある(①新ﾙｰﾙでの契約容量)場合は、第3 位まで記載してください（例：3.121）(②指定ﾙｰﾙでの契約容量)(4) 契約容量kWkW

更新スケジュール（原則、こちらを選択）(5) 出力制御スケジュール(ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ回線あり)
運用方法
会社名

●●●●

担当者名

●●

(6) 出力制御対応に関する

固定スケジュール（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ回線なし）
O 出力制御機能付
PCS には、発電制約条件が記載された「出※ 山間部等でｲﾝﾀｰﾈｯﾄが構築できない場合のみ選択可
力制御スケジュール」が必要となります（ない場合は、発電停止となります）
O 更新・固定スケジュールは九州電力が作成します。

風車メーカ等の協議先●●ご確認いただいた販売店、風
原則、「更新スケジュール」としてください。
車ﾒｰｶ、設置工事会社、EPC 事「固定スケジュール」は、山間部等、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ環境業者等の協議先を記入下さい
が周辺にない場合の救済措置として設けています。

住所(7) 本資料提出に関する連
氏名〒●●●●●県●●市●●●● ●●絡先

電話 ●●●-●●●-●●●●
e-mail ●●●@●●●

電話 ●●●-●●●-●●●●
FAX●●●-●●●-●●●●
e-mail●●●@●●●※仕様確認依頼書ご提出後に内容変更があった場合、最新の内容で再度ご提出ください。

※低圧連系の場合、各PCS系列の詳細を、様式２に記載
本提出資料に関する連絡先を記載してください。

以【九州電力送配電記入欄】
受付年月日
年
受電地点
特定番号

ｴﾘｱｺｰﾄﾞ

電柱番号

高低区分

0月日
無為連番

上

記入例１（低圧連系の場合、提出が必要です）
様式２⇒例：風車１台、PCS１台、契約容量：19.040ｋW の場合（西暦）２０●●年●●月●●日
PCS の系列毎に記載

PCS
系列

各 PCS 系列の諸元ほか（低圧連系の場合ご提出）
適用
ﾙｰﾙ
※1

1

切替等に伴い変更が有る場合は、変更後の欄にも値を記載
風車容量※5
PCS 容量※5
[kW]
[kW]

指定
ﾙｰﾙ

PCS
変更有無有

契約容量
[kW]

19.040変更前

19.040

変更後

19.040変更前

19.040

変更後

19.040発電所
ID
使用数

出力制御機能付 PCS
メーカー名・型式(機器構成単位で記載)

NK
認証番号※

出力制御機能以外の仕様変更(連系協議関連事項のみ)※3 など

2装置

メーカー名

型式

ＰＣＳ

○○××

出力制御ユニット▲▲■■

1TC-00XX

無ＰＣＳ
出力制御ユニット
契約容量が増加するケースは、増設に関PCS 系列毎に発電所 ID が必要な場合
小数点以下の数字がある場合は、第3 位※1 出力制御の適用ﾙｰﾙを記載（新・指定ﾙｰﾙのいずれかを記載）してください
するお申込みを別途実施くださいなどは、その必要数を記載くださいまで記載してください（例：3.121）※2 一般財団法人日本海事協会（NK）が、出力 20kW 未満の小形風車について、国際・国内基準（JSWTA 国内業界規格、IEC、JIS 等）の要求事項（性能及び安全出力制御ユニット取付およ性）への適合性を評価する型式認証業務を行っております。当該 PCS の NK 認証番号を記入してください
び PCS プログラム更新以外※3 出力制御機能以外の仕様変更(連系協議関連事項のみ)がある場合は資料を添付してくださいに今回の対応に合わせて仕(連系協議での取決事項等から逸脱していることが確認された場合は、保安上の問題から発電停止に向けた調整をさせていただくことがあります)
様変更を実施する場合「有」※4 出力制御機能付 PCS の出力変化時間は 10 分に設定してくださいと記入する。
※5 新設の場合は、変更後のみ記載ください

イメージ図

設置（切替）前設置（切替）後出力制御ユニット
インターネット

PCS 容量19.040ｋW×1 台

PCS 容量19.040ｋW×1 台
風車容量19.040ｋW×1 台

風車容量19.040ｋW×1 台

記入例２（低圧連系の場合、提出が必要です）
様式２⇒例：風車４台、PCS４台、契約容量：19.040ｋW の場合（西暦）２０●●年●●月●●日
PCS の系列
毎に記載

PCS系列

各 PCS 系列の諸元ほか（低圧連系の場合ご提出）
適用ﾙｰﾙ
※1

1～4切替等に伴い変更が有る場合は、変更後の欄にも値を記載
風車容量※5
PCS 容量※5[kW]
[kW]

指定ﾙｰﾙ

PCS
変更
有無

有契約容量
[kW]

19.040

変更前

4.760

変更後

4.760

変更前

9.900

変更後

9.900

発電所
ID
使用数

出力制御機能付 PCS
メーカー名・型式(機器構成単位で記載)
装置

メーカー名

NK
認証番号※2出力制御機能以外の仕様変更(連系協議関連事項のみ)※3 など

TC-00XX

無型式

ＰＣＳ

○○

××

出力制御ユニット

▲▲

■■

1

ＰＣＳ
出力制御ユニット
契約容量が増加するケースは、増設に関PCS 系列毎に発電所 ID が必要な場合
小数点以下の数字がある場合は、第3 位※1 出力制御の適用ﾙｰﾙを記載（新・指定ﾙｰﾙのいずれかを記載）してください
するお申込みを別途実施くださいなどは、その必要数を記載くださいまで記載してください（例：3.121）※2 一般財団法人日本海事協会（NK）が、出力 20kW 未満の小形風車について、国際・国内基準（JSWTA 国内業界規格、IEC、JIS 等）の要求事項（性能及び安全出力制御ユニット取付およ性）への適合性を評価する型式認証業務を行っております。当該 PCS の NK 認証番号を記入してください
び PCS プログラム更新以外※3 出力制御機能以外の仕様変更(連系協議関連事項のみ)がある場合は資料を添付してくださいに今回の対応に合わせて仕(連系協議での取決事項等から逸脱していることが確認された場合は、保安上の問題から発電停止に向けた調整をさせていただくことがあります)
様変更を実施する場合「有」※4 出力制御機能付 PCS の出力変化時間は 10 分に設定してくださいと記入する。
※5 新設の場合は、変更後のみ記載ください

イメージ図
設置（切替）前設置（切替）後出力制御ユニット
インターネット

PCS 容量9.900ｋW×4 台

PCS 容量9.900ｋW×4 台
風車容量4.760ｋW×4 台

風車容量
4.760ｋW×4 台

様式１記載例（仕様確認依頼書）（西暦）２０●●年●●月●●日

高圧風力発電所 出力制御装置（風車制御装置）切替に関する（仕様確認依頼書・切替完了届）【① 旧ﾙｰﾙでの契約容量】
九州電力送配電株式会社 行
O 出力制御の対象となる契約容量のこと
目的に応じて、ご選択くださいです。
O2015 年 1 月 25 日までの接続契約申込
で、契約容量500kW 以上が対象となり貴社から要請のありました全国標準の出力制御装置（風車制御装置）への切替に関して、（仕様確認のます。（但し、500kW 未満は対象外となご契約者さまの印を準備・切替）が完了しましたので、下記によりご確認ください。
ります。）
お願いします。

住【②新ﾙｰﾙでの契約容量】
O 出力制御の対象となる契約容量のことです。
O2015 年 1 月 26 日から 2017 年 5 月 25日までの接続契約申込が対象となります。
【③指定ﾙｰﾙでの契約容量】
O 出力制御の対象となる契約容量のことです。(1) 発電所の名称
O2017 年 5 月 26 日以降の接続契約申込(設備認定 ID)が対象となります。
※①、②、③のどちらに該当するかが不明な場合は、お申 込みの当 社配電 事業(2) 発電場所所にご確認下さい。

(3) 出力制御装置（風車制御装置）所

お客さま名●●県●●市●●●
●●●●

印

印

記

【更新スケジュール】
O 最新の気象予報等を基に、可能な限り売電できるようにした PCS 制御用のデータのこと
で、随時、当社が作成します。
O ご契約者さま負担でご準備いただくインタ●●発電所ーネット環境からのみ取得可能です。
（●●●●●●●●●●）【固定スケジュール】
OPCS 制御用のデータが長期間記載されたデータのことです。
●●県●●市●●●O 更新スケジュールに比べ、売電量が大幅に減少するおそれ(最新の気象予報等を反映できないため)があります。
※固定スケジュールで運用される場合は、メーカーさま等による定期的なスケジュー（西暦）２０●● 年 ル取込作業（有料）が必要となります。
月日

切替完了（予定・実施）日
小数点 以 下の数字 がある(①旧ﾙｰﾙでの契約容量)kW
場合は、第3 位まで記載してください（例：550.121）(② 新ﾙｰﾙでの契約容量)kW(③指定ﾙｰﾙでの契約容量)kW
更新スケジュール（原則、こちらを選択）(4) 契約容量(5) 出力制御スケジュール(ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ回線あり)
運用方法
会社名

●●●●

(6) 出力制御対応に関する原則、「更新スケジュール」としてください。
風車メーカ等の協議先「固定スケジュール」は、山間部等、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ環境ご確認いただいた販売店、風 担当者名が周辺にない場合の救済措置として設けています。

●●

固定スケジュール（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ回線なし）
O 出力制御機能付 PCS には、発電制約条件が記載された「出※ 山間部等でｲﾝﾀｰﾈｯﾄが構築できない場合のみ選択可
力制御スケジュール」が必要となります（ない場合は、発電停止となります）
O 更新・固定スケジュールは九州電力が作成します。

●●

車ﾒｰｶ、設置工事会社、EPC 事業者等の協議先を記入下さい

住所(7) 本資料提出に関する連
氏名〒●●●●●県●●市●●
●● ●●

絡先

電話
e-mail●●●-●●●-●●●●●●●@●●●

電話 ●●●-●●●-●●●●
FAX●●●-●●●-●●●●
e-mail●●●@●●●※仕様確認依頼書ご提出後に内容変更があった場合、最新の内容で再度ご提出ください。
本提出資料に関する連絡先を記載してください。

以【九州電力送配電記入欄】
受付年月日
年
受電地点
特定番号

ｴﾘｱｺｰﾄﾞ

電柱番号

高低
区分

0月日
無為連番

上

様式１
記載例（切替完了届）（西暦）２０●●年●●月●●日

高圧風力発電所 出力制御装置（風車制御装置）切替に関する（仕様確認依頼書・切替完了届）【① 旧ﾙｰﾙでの契約容量】
O 出力制御の対象となる契約容量のことです。
O2015九州電力送配電株式会社
年 1 月 25 日までの接続契約申込
行で、契約容量 500kW 以上が対象となります。（但し、500kW 未満は対象外となります。）

目的に応じて、ご選択ください

貴社から要請のありました全国標準の出力制御装置（風車制御装置）への切替に関して、（仕様確認の【②新ﾙｰﾙでの契約容量】準備・切替）が完了しましたので、下記によりご確認ください。
O 出力制御の対象となる契約容量のことです。
住所O2015 年 1 月 26 日から 2017 年 5 月 25日までの接続契約申込が対象となりまお客さま名す。
【③指定ﾙｰﾙでの契約容量】
O 出力制御の対象となる契約容量のことです。
O2017 年 5 月 26 日以降の接続契約申込が対象となります。

ご契約者さまの印をお願いします。

●●県●●市●●●
●●

●●

印

印

記

【更新スケジュール】
O 最新の気象予報等を基に、可能な限り売電できるようにした PCS 制御用のデータのこと
で、随時、当社が作成します。
O ご契約者さま負担でご準備いただくインタ●●発電所ーネット環境からのみ取得可能です。
（●●●●●●●●●●）【固定スケジュール】
OPCS 制御用のデータが長期間記載されたデータのことです。
●●県●●市●●●O 更新スケジュールに比べ、売電量が大幅に減少するおそれ(最新の気象予報等を反映できないため)があります。
※固定スケジュールで運用される場合は、メーカーさま等による定期的なスケジュー（西暦）２０●● 年 ル取込作業（有料）が必要となります。
月日(1) 発電所の名称※①、②、③のどちらに該当するかが不明(設備認定ID)な場合は、お申込みの当 社配電事業所にご確認下さい。

(2) 発電場所(3) 出力制御装置（風車制御装置）切替完了（予定・実施）日

小数点 以 下の数字 がある(①旧ﾙｰﾙでの契約容量)kW
場合は、第3 位まで記載してください（例：550.121）(② 新ﾙｰﾙでの契約容量)kW(③指定ﾙｰﾙでの契約容量)
kW更新スケジュール（原則、こちらを選択）(4) 契約容量(5) 出力制御スケジュール(ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ回線あり)
運用方法
会社名

●●●●

(6) 出力制御対応に関する原則、「更新スケジュール」としてください。
風車メーカ等の協議先「固定スケジュール」は、山間部等、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ環境ご確認いただいた販売店、風 担当者名が周辺にない場合の救済措置として設けています。

●●

固定スケジュール（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ回線なし）
O 出力制御機能付 PCS には、発電制約条件が記載された「出※ 山間部等でｲﾝﾀｰﾈｯﾄが構築できない場合のみ選択可力制御スケジュール」が必要となります（ない場合は、発電停止となります）
O 更新・固定スケジュールは九州電力が作成します。

●●

車ﾒｰｶ、設置工事会社、EPC 事業者等の協議先を記入下さい

住所(7) 本資料提出に関する連
氏名〒●●●●●県●●市●●
●● ●●

絡先

電話
e-mail●●●-●●●-●●●●●●●@●●●

電話 ●●●-●●●-●●●●
FAX●●●-●●●-●●●●
e-mail●●●@●●●※仕様確認依頼書ご提出後に内容変更があった場合、最新の内容で再度ご提出ください。
本提出資料に関する連絡先を記載してください。

以【九州電力送配電記入欄】
受付年月日
年
受電地点
特定番号

ｴﾘｱｺｰﾄﾞ

電柱番号

高低
区分

0

月日
無為連番

上