増設ユニット【ＷＣＰ−２３２】
取扱説明書
Ｖ１．３０

目次
第１章．お使いになる前に ..................................................................................................................................................... 1１−１．はじめに ......................................................................................................................... 1１−２．付属品 ........................................................................................................................... 1１−３．安全上のご注意（必ずお読み下さい） ............................................................................... 2１−４．概要 ............................................................................................................................... 4１−５．機器構成 ........................................................................................................................ 4１−６．仕様 ............................................................................................................................... 5１−７．各部の名称と説明........................................................................................................... 6１−８．寸法図 ........................................................................................................................... 7１−９．設置方法 ........................................................................................................................ 8１−９−１．本体と本機の接続及び取付方法 ............................................................................ 8１−９−２．端子台へのケーブル接続方法................................................................................ 9
１−９−３．回路構成 ............................................................................................................ 10第２章．使い方 ......................................................................................................................................................................... 11２−１．入出力端子内容 ........................................................................................................... 11２−１−１．ＷＣＰ−４２９の場合............................................................................................. 11
２−１−２．ＷＣＰ−４２６Ｒ（−Ａ，−Ｒ）の場合 ........................................................................ 12
第３章．ご利用にあたって.................................................................................................................................................... 16
３−１．おかしいな？と思ったら ................................................................................................. 16
３−２．保証 ............................................................................................................................. 17

第１章．お使いになる前に１−１．はじめにこの取扱説明書には、本製品の概要，設置及び操作など、本製品をお使いいただく上で必要な情報が記載されています。
本製品をお使いになる前によくお読み下さい。また、いつでもご利用頂けますよう大切に保管して下さい。

１−２．付属品・接続ケーブル × １本

1

１−３．安全上のご注意（必ずお読み下さい）
お使いになる方や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■ 表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区別し、説明しています。

！ 注意

この表示の欄は「傷害を負う可能性または物質的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■本機の取り扱いについて●本機は、精密部品で作られた無線通信機器です。分解・改造はしないで下さい。事故や故障の原因となります。

禁止■使用環境及び保管環境について●下記の場所での使用及び保管は故障や誤動作、特性劣化、火災・感電の原因となることがありますので避けて下さい。
・直射日光のあたる場所での使用及び保管・製品内に液体や異物、腐食性ガスか可燃性ガスが入る可能性のある場所での使用及び保管・湿気の高い所や油煙、ほこり、砂などの多い場所での使用及び保管・ぐらついた台の上や傾いた場所など不安定な場所での使用・振動のある場所での使用

！ 警告

禁止

この表示の欄は「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

■ 本機の取り扱いについて●人命にかかわるような極めて高い信頼性を要求される用途には、ご使用にならないで下さい。

禁止●電波が届くか届かない曖昧な範囲ではご使用にならないで下さい。
禁止■電源の取り扱いについて電源コードの発熱、破損、発火などの事故防止のため、次のことは必ずお守り下さい。
●電源コードを火に近づけたり、火の中に入れないで下さい。電源コードが破裂・発火して事故の原因になります。
●ＡＣアダプタ・本体は、破損・発火事故防止のため、指定された電源電圧以外では使用しないで下さい。
●濡れやすい場所で、本体を使用しないで下さい。発熱・発火・感電などの事故や故障の原因となります。
●濡れた手で本体・電源コード・コンセントに触れないで下さい。感電などの事故の原因となります。

2

禁止

禁止

禁止

禁止

●電源コードを破損させないで下さい。ショートや発熱により、火災や感電の原因となります。
●電源プラグにほこりが付着したままで使用しないで下さい。ショートや発熱により火災や感電の原因になります。

禁止

禁止●電源コードに強い衝撃を与えないで下さい。
事故や故障の原因になることがあります。

禁止●電源コードの変形などに気づいたら、使用しないで下さい。
事故や故障の原因になることがあります。

禁止●引火性ガスが発生する場所では、本体を充電しないで下さい。
発火事故などの原因になります。

禁止●絶対に本体を分解しないで下さい。
事故や故障の原因になることがあります。

禁止■使用中に異常が発生したときは火災・感電等の原因となりますので、電源プラグをコンセントから抜いて販売店 又は弊社に修理を依頼して下さい。
●煙が出たり、変なにおいがするときは使用を中止し、ただちに電源プラグをコンセントから抜いて販売店又は弊社に修理を依頼して下さい。
注意喚起●電源コードや電源スイッチが傷んだら使用しないで下さい。
そのまま使用すると火災や感電の原因になります。

3禁止

１−４．概要
本機は、ＷＣＰ−４２９、ＷＣＰ−４２６Ｒ−Ａ及びＷＣＰ−４２６Ｒ−Ｒ（以下、本体）用の入出力端子増設ユニットです。本機を使用することにより３２点の入出力端子を増設することができます。
本体の１６点と合わせて、合計４８点の入出力信号を扱うことができます。
※ＷＣＰ−４２６Ｒに本機を接続する場合は、出力専用となります。

１−５．機器構成「ＷＣＰ−４２９」用増設ユニットとして使用する場合本体に１台のみ増設ユニットを接続することができます。１台増設することにより合計４８点の入出力信号を扱うことができます。

入力／出力 Ｍａｘ４８点（本体設定によります）「ＷＣＰ−４２６Ｒ（−Ａ，−Ｒ）」用増設ユニットとして使用する場合本体に１台のみ増設ユニットを接続することができます。１台増設することにより合計４８点の出力信号を扱うことができます。
送信機 ＡＮ４２６ＴⅡ

受信機ＷＣＰ−４２６Ｒ−Ａ・・・・・

出力 Ｍａｘ４８点

送信機にＲＣ−４２６Ｔをご利用の場合は受信機はＷＣＰ−４２６Ｒ−Ｒとなります。

送信機 ＲＣ−４２６Ｔ
4

１−６．仕様項目

インターフェース

仕様■入出力接点 ３２点・入力専用設定時：入力３２点（ＣＯＭ４点）
・出力専用設定時：出力３２点（ＣＯＭ４点）
・入出力専用設定時：入力１６点／出力１６点（ＣＯＭ４点）■シリアル（ＲＳ−２３２Ｃ） × １ （本体接続用）
入力仕様：無電圧接点入力（フォトカプラ電流駆動入力）
入力論理 ＯＦＦ：開放
ＯＮ：ＣＯＭと短絡インターフェース仕様
出力仕様：トランジスタ出力（オープンコレクタ出力）
出力論理 ＯＦＦ：開放
ＯＮ：ＣＯＭと短絡入出力用端子台 ３６点（ＩＮ／ＯＵＴ ３２点＋ＣＯＭ ４点）
端子台

２

適合電線 撚線：１．２５ｍｍ（ＡＷＧ１６）
２２

使用可能電線範囲：０．１４ｍｍ〜１．５ｍｍ（ＡＷＧ２６〜１６）ＰＯＷＥＲ ＬＥＤ ×１（赤色 ＬＥＤ）
ＩＮ ＬＥＤ× ４（緑色 ＬＥＤ）
ＯＵＴ ＬＥＤ× ４（赤色 ＬＥＤ）

表示
スイッチ

テストスイッチ×１（８連ディップスイッチ）

動作電源電圧ＤＣ５Ｖ（本体より供給）

消費電流 *1（ＤＣ５Ｖ時）入力時・最大・待機時
出力時
・最大・待機時

約３５０ｍＡ（全接点入力ＯＮ時）
約 ９０ｍＡ（全接点入力ＯＦＦ時）
約１５０ｍＡ（全接点出力／無負荷時）
約 ７５ｍＡ（全接点入力／無負荷時）

使用温湿度範囲

温度 ０〜５０℃

湿度 ８０％以下（結露なきこと）

寸法

１１７Ｗ×１８５Ｄ×３０Ｈｍｍ （突起物は除く）

重量約５５０ｇ*1：本体に供給する電源電圧がＤＣ１２Ｖの場合、本機を増設することによる消費電流の増加分は下記のようになります。
入力時最大 約２７０ｍＡ（全接点入力ＯＮ時）／待機時 約９０ｍＡ（全接点入力ＯＮ時）
出力時
最大 約１２０ｍＡ（無負荷時）／待機時 約７０ｍＡ（無負荷時）

5１−７．各部の名称と説明

項目① ＰＷランプ（赤色ＬＥＤ）② Ｉ／Ｏモニターランプ（１〜８）③ Ｉ／Ｏモニターランプ（９〜１６）④ Ｉ／Ｏモニターランプ（１７〜２４）⑤ Ｉ／Ｏモニターランプ（２５〜３２）⑥ Ｉ／Ｏ端子台（１〜８）⑦ Ｉ／Ｏ端子台（９〜１６）⑧ Ｉ／Ｏ端子台（１７〜２４）⑨ Ｉ／Ｏ端子台（２５〜３２）⑩ 本体接続用コネクタ⑪ テストスイッチ

内容
本機に電源が供給されると点灯します。

３２点の入出力を４つのブロックに分けブロック内のいずれか１点がＯＮ状態となった時、緑色または赤色のＬＥＤが点灯します。
（本体がＷＣＰ−４２６Ｒの場合は、出力専用となりますので赤色ＬＥＤのみ点灯します。）

スクリュータイプ端子台です。
２適合電線 撚線：１．２５ｍｍ（ＡＷＧ１６）
２２

使用可能電線範囲：０．１４ｍｍ〜１．２５ｍｍ（ＡＷＧ２６〜１６）

本体との接続用コネクタです。（ＲＳ−２３２Ｃ）
ＭＩＬコネクタ
入出力端子が正常に働いているかチェックするためのスイッチです。
（通常オールＯＦＦにて使用します。）
6

１−８．寸法図7

１−９．設置方法
１−９−１．本体と本機の接続及び取付方法
本体とＷＣＰ−２３２を付属の１０Ｐフラットケーブルコネクタにて本機及び本体のＯＰＴＩＯＮ Ｉ／Ｏコ
ネクタに接続し、コネクタが抜けないようにロックレバーを押さえてコネクタを奥まで差し込んでください。ケーブルを軽く引っ張りコネクタが抜けないことを確認してください。

※ＷＣＰ−４２９とＷＣＰ−４２６Ｒの外形寸法は同じです。
※本体と接続する時は、電源ＯＦＦの状態で行って下さい。
本体は電源ＯＮ時にＷＣＰ−２３２の有無をチェックしていますので電源ＯＮしてから接続した場合は正常に動作しません。
［推奨取付位置参考図］
本体との接続ケーブル（約８ｃｍ）を痛めないように下記の位置にてケースを固定してお使いくだ
さい。ケースを固定するにはＭ３またはＭ４ネジを御使用願います。
取付穴径はΦ４．５ｍｍです。アンテナは地面に対して垂直になるように立ててください。

※ＷＣＰ−４２９とＷＣＰ−４２６Ｒの外形寸法は同じです。
8

１−９−２．端子台へのケーブル接続方法
各端子台に接続するケーブルを作成する場合は、以下の仕様に従ってください。
●適合電線

撚線：１．２５mm2 （AWG16）●使用可能電線範囲●標準むき線長さ

撚線：０．１４mm2〜１．２５mm2 （AWG26〜16）６mm

被覆導体6mm●ネジ締め付け適合工具マイナスドライバー（軸径φ３：刃先幅 2.6）

端子ねじ締め付けトルクは０．５〜０．６Ｎ・ｍで締め付けてください。
端子台ねじ頭での通電確認をする場合は、ねじを締め付けた状態にて実施してください。

9１−９−３．回路構成●入力回路構成●出力回路構成
DC5V

DC5V

DC5V

R

R

TD62083

IO1〜470kΩ
IO1〜

IO16

TLP521COM

IO16

U1BC44COM

●接続例
ＩＯ１

スイッチ入力〜【接点入力（スイッチ短絡でＯＮ）】

ＩＯ１６ＣＯＭ
DC(+)
35Vmax【接点出力（ＯＮでＬＥＤ点灯）】
１端子当たりの駆動電流以内でご使用下さい。

IF=50mA(max)

規定の電源電圧や駆動電流を越える場合は、リ〜

IO1LED

IO16

レー等のドライブ回路を接続してご使用下さい。

R

また、ランプやリレーなどの誘導負荷を接続すCOMる場合は、突入電流を考慮して下さい。

DC(-)

定格値を越えた電圧／電流での使用は、ユニットを破損するばかりでなく接続する他の機器を破損する場合があります。接続する機器や装置に応じて、リレー等の適切なドライブ回路を接続してご使用下さい。特に、ランプやリレーなどの誘導負荷を制御する場合は、負荷側で適切な対策を行って下さい。
負荷側での対策（例）【ランプ負荷】【リレー負荷】

外部電源

外部電源

突入電流防止用抵抗

ＯＵＴ

サージ吸収用ダイオード

ＯＵＴ

ランプ

リレーＣＯＭＣＯＭ
外部電源(GND)

外部電源
(GND)

10

第２章．使い方
本機の端子台入出力及び動作仕様は、接続された本体（ＷＣＰ−４２９またはＷＣＰ−４２６Ｒ）の設定により変わります。設定後に入出力の配線を接続してください。

２−１．入出力端子内容
２−１−１．ＷＣＰ−４２９の場合本体（ＷＣＰ−４２９）の設定により本機の端子台の入出力が決定されます。
本体の設定内容については「ＷＣＰ−４２９ 取扱説明書」をご覧下さい。
また、入力判定時間設定／出力ラッチ時間設定／入力接点論理設定／リンクタイマー設定／グループ番号設定についても同様に本体の取扱説明書をご覧下さい。
増設ユニット（ＷＣＰ−２３２）入出力端子内容
端子№

内容
入力専用設定時：入力
入出力設定時
ＩＤ＝0.2.4.6.8.A.C.E：入力
ＩＤ＝1.3.5.7.9.B.D.F：出力
入力専用設定時：入力
入出力設定時
ＩＤ＝0.2.4.6.8.A.C.E：出力
ＩＤ＝1.3.5.7.9.B.D.F：入力

１〜８
１７〜２４

９〜１６
２５〜３２ＣＯＭ

出力専用設定時：出力

出力専用設定時：出力

入出力接点共通コモン（ＧＮＤ）

入出力設定時はＷＣＰ−４２９のＩＤ設定スイッチにより、通信する相手ユニット（相手局ＩＤ）のＩＤナン
バーと本体のＩＤナンバー（自局ＩＤ）の関係で入出力接点状態が決まります。本体のＷＣＰ−４２９のＩＤは必ず【自局ＩＤと相手局ＩＤ】の組み合わせで設定して下さい。
【自局ＩＤと相手局ＩＤの組み合わせ】
自局ＩＤ

相手局ＩＤ

接点状態
№１〜８ ：入力№９〜１６：出力№１７〜２４：入力№２５〜３２：出力

接点状態№１〜８ ：出力№９〜１６：入力№１７〜２４：出力№２５〜３２：入力

０

⇔

１２⇔

３４⇔

５６⇔

７８⇔

９Ａ⇔

ＢＣ⇔

ＤＥ⇔

Ｆ

11

２−１−２．ＷＣＰ−４２６Ｒ（−Ａ，−Ｒ）の場合本体（ＷＣＰ−４２６Ｒ）の設定により本機の端子台の出力が決定されます。
本体の設定内容については「ＷＣＰ−４２６Ｒ−Ａ 取扱説明書」又は「ＷＣＰ−４２６Ｒ−Ｒ 取扱説明書」をご覧下さい。
■ＷＣＰ−４２６Ｒ−Ａの場合
出力点数設定と送信機（ＡＮ４２６ＴⅡ）設定の出力端子位置は、次ページの表の様になります。
出力端子位置は、スルー、ラッチタイプどちらでも同じになります。
送信機１台あたりの受信機の出力点数

送信機台数（ＡＮ４２６ＴⅡ）

１点出力

４８台

２点出力

２４台

３点出力

１６台

４点出力

１２台

12

送信機（ＡＮ４２６ＴⅡ）設定と増設ユニット（ＷＣＰ−２３２）出力端子内容
ＡＮ４２６ＴⅡの設定内容
増設
ユニット
端子№

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132

１点出力
UNIT

KIKI

2222222233333333444444445555555512345678123456781234567812345678２点出力
ﾎﾞﾀﾝ＆端子①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①UNITKIKI

1112131415161718212223242526272３点出力
ﾎﾞﾀﾝ＆端子①②①②①②①②①②①②①②①②①②①②①②①②①②①②①②①②813UNITKIKI0607081112131415161718４点出力
ﾎﾞﾀﾝ＆端子②③①②③①②③①②③①②③①②③①②③①②③①②③①②③①②③UNITKIKI

0506070811121314ﾎﾞﾀﾝ＆端子①②③④①②③④①②③④①②③④①②③④①②③④①②③④①②③④■ＷＣＰ−４２６Ｒ−Ｒの場合
出力点数設定と送信機（ＲＣ−４２６Ｔ）設定の出力端子位置は、次ページ表の様になります。
出力端子位置は、スルー、ラッチタイプどちらでも同じになります。
送信機１台あたりの受信機の出力点数

送信機台数（ＲＣ−４２６Ｔ）

１点出力

４８台

２点出力

２４台

14

送信機（ＲＣ−４２６Ｔ）設定と増設ユニット（ＷＣＰ−２３２）出力端子内容
ＲＣ−４２６Ｔの設定内容
１点出力端子№

２点出力

UNIT KIKI ON ＯＦＦ UNIT KIKI ON№№ 入力 入力 №№ 入力123456789101112131415161718192021222324252627282930313233333333444444445555555566666666123456781234567812345678123
45678①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①−−−−−−−−−−−−−−−−−
−
−−−
−
−
−
−
−
−−
−
−
−
−

2

12223242

52

62

72

83

13233343

53

63

73

8①②
①②①②①②①②①②①②①②①②①②①②①②①②①②①②①②15

第３章．ご利用にあたって３−１．おかしいな？と思ったら正常な状態でご使用中に、万一機器の異常が確認されたときには、「３−２．トラブルシューティング」をご覧下さい。
対策を行っても現象が改善されない場合や、対策方法が不明の場合は製品名・製造番号・使用環境
接続している外部機器異常発生までの処理手順
具体的な発生内容などを、お買い上げの販売代理店、または弊社営業部までお問い合わせ下さい。

16

３−２．保証
本規定はお買い上げになられた製品を安心してご利用いただけるよう出荷後の保証について弊社が定めたものです。弊社製品が故障した場合は、この規定に基づき修理・交換いたします。
■保証期間
保証期間は他に定めのない限り弊社からの製品出荷後１３ヵ月となります。
保証期間内は、保証規定の定めにより弊社にて無償修理致します。
保証期間中の修理やアフターサービスについてご不明な場合は、お買い上げの販売店、または弊社営業部までご相談下さい。
■保証範囲
上記範囲内に当社の責任による故障が発生した場合は、無償での代替品との交換または修理をさせていただきますので、お買い上げの販売店、または弊社営業部にお申し出下さい。なお、代替品との交換または修理を行った場合の保証期間は対象製品の当初出荷日から１３ヵ月又は代替品出荷から６ヵ月のいずれか遅く訪れる日までとします。また保証範囲は、本製品のハードウェアに限らせていただきます。
保証期間内においても以下の各号に該当する場合には保証の対象外とさせていただきます。
１．お客様による輸送・移動時の落下、衝撃等、お客様のお取扱いが適正でないために生じた故障・損傷の場合。
２．お客様による本体の分解や改造による故障の場合。
３．火災・地震・水害等の天災地変および異常電圧による故障・損傷の場合。
４．本製品に接続している当社指定機器以外の機器の故障に起因する故障の場合。
５．本体以外の付属品(AC アダプター,アンテナ,接続ケーブル等)は含みません。
６．弊社以外で修理・調整・改良した場合。
７．消耗品や寿命品（バッテリー含む）の交換の場合。
消耗品・寿命品には下記のものが含まれます。
①各種スイッチ類（リミットスイッチ，押しボタンスイッチ等）②電池・バッテリー（乾電池、ボタン電池等） ③その他使用により消耗・寿命があるもの
８．本取扱説明書に記載された使用方法及び注意事項に反するお取扱いによって生じた故障の場合。
■初期不良について製品出荷日より起算し３０日以内を製品初期不良期間とします。期間内にお買い上げの販売店、または弊社営業部にご送付いただき、製品確認後、初期不良とみなされた場合は新品交換または修理対応を無償にて行います。
初期不良の場合、送料は弊社にて負担させていただきます。但し、日本国内の送料に限らせていただきます。
日本国外でご購入及びお買い上げいただいた場合の海外輸送費・保険料・関税等の掛かる費用については別途協議の上、決定することとします。
■免責事項
本製品の故障や障害、その使用によって生じた直接的・間接的な損害、金銭的損失については一切の責任を負いません。
17

■有償修理対応期間
予備部品の在庫が弊社にある場合に限り、保証期間終了後であっても本製品に対し、生産中止後５年間は有償にて修理対応致します。但し、使用部品の廃止等やむを得ない理由により代替部品の使用又は代替機により対応させていただくことがあります。
■その他●保証期間に関係なく、修理は調整等測定機器類の必要上、弊社への持ち込み修理を原則とし、持ち込み時に発生する送料等はお客様の負担とさせていただきます。なお、出張修理を行う場
合、または保証期間中に代替機が必要な場合は、有償にて承りますのでお買い上げの販売店または弊社営業部までご相談下さい。
●修理受付後、弊社技術部門において障害の再現できない場合は、交換・修理を致しかねる場合があります。また、障害の再現をするための技術調査費用を別途請求する場合があります。
●弊社ＷＥＢＳＩＴＥ上及び弊社が提供しているカタログ、マニュアル又は技術資料、その他の資料に記載されている本製品の情報は、お客様にお断りなく変更される場合がございますので、あらかじめご了承ください。

18

ヘ ル ツ 電 子 株式会社
HERUTU ELECTRONICS CORPORATION〒433-8103

静岡県浜松市北区豊岡町６２−１（営業部）TEL. 053- 438−3555

ホームページ http://www.herutu.co.jp

FAX. 053- 438−3411

Ｅ‐ｍａｉｌ webmaster@herutu.co.jp