合成高分子ルーフィング工業会

KRK（合成高分子ルーフィング工業会）http://www.krkroof.net/〒103-0005

東京都中央区日本橋久松町9-2 日新中央ビル3Ｆ

TEL.03-6206-2928 FAX.03-6661-9034

KRK

E-mail：krkroof@krkroof.net会員

ア ー キ ヤ マ デ 株 式 会 社〒564−0053 大阪府吹田市江の木町24−10
TEL.06−6385−1265 http://www.a-yamade.co.jp/

ア サ ヒ ゴ ム 株 式 会 社〒10３−00２４ 東京都中央区日本橋小舟町９−４ イトーピア日本橋小舟町ビル
TEL.03−5６１４−９３９５ http://www.asahi-gomu.co.jp/

三 晃 金 属 工 業 株 式 会 社〒108−0023 東京都港区芝浦4−13−23 MS芝浦ビル
TEL.03−5446−5606 http://www.sankometal.co.jp/

シ バ タ 工 業 株 式 会 社〒674−0082 兵庫県明石市魚住町中尾1058
TEL.078−946−1515 http://www.sbt.co.jp/

住 ベ シ ート 防 水 株 式 会 社〒140−0002 東京都品川区東品川2−5−8 天王洲パークサイドビル
TEL.03−5462−8960 http://www.sunloid-dn.jp/

田 島 ル ー フィン グ 株 式 会 社〒101−8579 東京都千代田区外神田４−14−1秋葉原UDX21階
TEL.03−６８３７−８８８８ http://www.tajima-roof.jp/

東洋ゴム化工品株式会社〒162−8622 東京都新宿区天神町10 安村ビル2F
TEL.03−3235−1713 http://www.toyo-rooﬁng.com/

ハセガワケミカルシート販売株式会社〒276−0022

早 川 ゴ ム 株 式 会 社〒721−0957 広島県福山市箕島町南丘5351
TEL.084−954−7801 http://www.santac.or.jp/

三 ツ 星 ベ ルト 株 式 会 社〒653−0024 兵庫県神戸市長田区浜添通4−1−21
TEL.078−685−5771 http://www.mitsuboshi.co.jp/

ロンシール工業株式会社〒130−8570 東京都墨田区緑4−15−3
TEL.03−5600−1866 http://www.lonseal.co.jp/

賛助

20149
http://www.krkroof.net/

建築用シート防水材料のメーカー団体

シート防水材に関する情報誌

千葉県八千代市上高野1384−5

TEL.047-484-7141 http://www.sanAsheet.com

会員

亜細亜工業株式会社‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
03−3895−4041

日本ヒルティ株式会社‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 045−943−6211

株式会社カネカ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
03−5574−8070

フィッシャージャパン株式会社‥‥‥‥‥‥,‥‥‥
03−3263−4491

株式会社JSP‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 03−6212−6362

古河電気工業株式会社‥‥‥‥‥‥‥‥‥03−3286−3894

株式会社シュナイダー・ジャパン‥‥‥‥‥03−3537−3355

株式会社ベルテック‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 06−6651−9194

ソトウ株式会社‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥045−322−0720

峰岸株式会社‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥03−3274−1726

タキロンマテックス株式会社‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
03−5781−8101

株式会社山装‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥045−781−7821

日本パワーファスニング株式会社‥‥‥‥06−6442−0059●表紙写真：サイエンスヒルズこまつ ひととものづくり科学館
設計／スタジオ建築計画＋UAO 施工／熊谷組・加越建設特定建設工事共同企業体 所在地／石川県小松市 竣工／ 2013年１１月
延床面積／6063.03㎡
屋根及び緑化用防水にEVA系シート防水が採用されました

1 ごあいさつ４ 公共建築（改修）工事標準仕様書

1KRKの概要

４ よくあるシート防水Q&A

2KRKの活動

5

省エネルギー基準改正について

3 シート防水の特長７ シート防水施工事例

3 シート防水材・工法

8

3 公共住宅建設工事共通仕様書の改定

11 KRK会員名簿

建築学会大会発表履歴vol.

省エネルギー基準改正について

外気側

表-4. 屋根・外壁・開口部の断熱計算条件

断熱材A種押出法ポリスチレンフォーム3種b条件

コンクリート 150mm

改正の主な内容■住宅外皮の熱性能の評価基準の変更
ここでは屋上防水に関連する外皮熱性能の評価方法について記述します。
従来採用されていたQ値（熱損失係数）はUA値（外皮平均熱貫流率）となり、μ値（夏期日射取得係数）はηA値（冷房期の平均日射熱取得率）と変更されました。
■地域区分の変更
従来Ⅰ〜Ⅵに区分されていた地域を1〜8区分に細分化されました（表ｰ１）。市町村別に区分されているため、詳細内容については「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等および特定建築物の所有者の判断の基準」（ 以下「建築主の判断基準」
別表4）を参照願います。
■省エネルギー性能の評価単位省エネルギー性能の評価単位は建物の用途により異なります。マンション等の「住宅を含む建築物」の場合、各住戸毎に一次エネルギー消費量、外皮平均熱貫流率UA値、および平均日射熱取得率ηA値が「建築主の判断基準」の基準値を満たす必要があります。
■「建築主の判断基準」の住宅に係る外皮性能の判断の基準①外皮平均熱貫流率（UA値）
外皮平均熱貫流率（UA値）
が各地域区分で定められた値以下になること（表-2）。
※U A値(W／K・㎡)＝建物全体(又は各住戸)の総熱損失量(W／K)／外皮総面積(㎡)
建物全体の総熱損失量(W／K)＝(部位毎の熱貫流率×外皮表面積×温度差計数)の合計

５ KRK2014

宅■非住宅建築物と住宅の告示の統合
非住宅建築物は平成25年4月（完全施行は平成26年4月）
から、住宅は平成25年10月（完全施行は平成27年4月）から施行され、図ｰ1のように非住宅建築物・住宅共に一次エネルギー消費量が導入され、外皮の性能基準は非住宅建築物では従来のPAL法を、住宅には外皮平均熱貫流率及び平均日射熱取得率の基準が導入されました。

住１． 非住宅建築物と住宅の告示の統合
２． 一次エネルギー消費量基準の導入
３． 住宅外皮の熱性能の評価基準の変更
４． 地域区分の変更
５． 省エネルギー性能の評価単位
６． 建築用途区分から室用途区分への変更

改正前の省エネ基準(平成11年基準）

非住宅建築物

平成25年に非住宅建築物及び住宅に関する省エネルギー基準を統合した「エネルギーの使用の合理化に関する建築主及び特定建築物の所有者の判断基準」（ 平成25年経済産業省・国土交通省告示第1号）が制定されました。今回は改正の概要を特集しました。

室内側

外皮

PAL

空調設備

CEC／AC

換気設備

CEC／V

照明設備

CEC／L

給湯設備

CEC／HW

昇降機

CEC／EV

基準なし

換気設備

基準なし

照明設備

基準なし

給湯設備

基準なし

表-3. U値の計算例

空調・冷暖房設備

構成

換気設備
一次エネルギー消費量（非住宅建築物・住宅）

照明設備
給湯設備

外皮平均熱貫流率（住宅）
平均日射熱取得率（住宅）（共同住宅の共用部分については、換気、照明、昇降機が対象）

図ｰ１

表-1. 地域区分表

ⅡⅢ

Ⅳ

青森県、岩手県、秋田県
宮城県、山形県、福島県、栃木県、新潟県、長野県
茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、
５,６
島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県
４７Ⅵ８

宮崎県、鹿児島県
沖縄県

表-2. 地域区分とUA値・ηA値の基準値
地域区分

12345678

UAの基準値[WA/(㎡･K)] 0.46

0.460.560.75

0.870.870.87-

ηA基準値

---

3.0

2.8

2.7

3.2-

(W/m･K)(m)(㎡･K/W)-

0.040②平均日射熱取得率（ηA値）
平均日射熱取得率（ηA値）
が各地域区分で定められた値以下となること（表-2）。
※ηA値(%)＝[(各部位面積(㎡)×各部位日射取得率(%)×
地域区分毎の方位係数の合計)／外皮表面積(㎡)]×100
注)ηA 値の基準は共同住宅等においてはU A 値を満たしていれば概ねクリアするため、本内容についての詳細は省略致します。

備考

屋根外壁

（W/㎡･K）

条件160354.65

H11/Ⅳ地域相当

条件250354.65

条件1より断熱材厚ダウン

条件350504.65

条件2より断熱材厚アップ

条件485652.33

H11/Ⅰ地域相当※1 屋根･外壁･開口部の断熱計算条件

表-5. 各条件によるUA値の計算結果
ＵA値 計算結果(W/㎡･K)

平成25年 基準 各地域区分での ＵA値の規定
１〜２３４
５〜６７８

A種ポリスチレンフォーム３種b0.0280.060

2.143

コンクリート1.600

0.1500.094

条件10.760.460.560.75

0.870.87---0.090

熱貫流率 ΣＲ

条件20.790.460.560.75

0.870.87-

2.367

屋根の熱貫流率 Ｕn（=1/ΣＲ）

条件30.750.460.560.75

0.870.87-0.423

条件40.420.460.56

0.75

0.87

0.87

-

部は計算結果がH25年基準に適合していることを示す

表-6. 計算結果詳細例【 （条件１）

断熱材厚さ ： (屋根) 60mm，(壁) 35mm の 場合 】

部位

仕様

隣接空間

外皮面積（㎡）

熱橋長さ（m）

U：熱貫流率（W/㎡・K）

温度差係数

熱損失量（Ｗ／Ｋ）

0.42

1.00

29.40

0.67

1.00

34.17

Ψ：線熱貫流率（W/m・K）

屋根

Ａ種ＰＳＦ 3種b 60mm

外気

70.00

外壁

Ａ種ＰＳＦ 3種b 35mm

外気

51.00

アルミサッシ+複層ガラス

外気

12.26

4.65

1.00

57.01

スチールドア

外気

1.76

4.65

1.00

8.18

屋根-外壁

Ａ種ＰＳＦ 3種b 20mm

外気

-

23.68

0.30

1.00

7.10

外壁・界壁等

Ａ種ＰＳＦ 3種b 20mm

外気-

5.50

0.85

1.00

4.68

-

隣接住戸

31.35

3.19

0.1515.00

-

隣接住戸

70.00

2.350.15

236.37

外皮総熱損失量 Ｑ（W/K）

開口部（ドア）３Ⅴd/λ-

開口部（窓）

都道府県名

旧区分 H25区分Ⅰ
１,２ 北海道

厚さ

開口部
熱貫流率

計算
条件

※非住宅建築物及び共同住宅が対象

茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、富山県、石川県、

地域区分

熱伝導率

断熱厚さ６０mmの場合の計算例（部位：屋根一般部）

PAL（非住宅建築物）
外皮

外気側表面熱伝達抵抗

室内側表面熱伝達抵抗

昇降機※

外皮 年間暖冷房負荷／熱損失係数等／仕様基準
冷暖房設備

図-2 断熱材断面構成

改正後の省エネ基準(平成25年基準）

断熱材厚(mm)

構造熱橋部
界壁

隣住戸

界床

下階住戸

外皮面積の合計 Ｓ（㎡）-

外皮平均熱貫流率 ＵA=24.68180.22

Ｑ／Ｓ= 0.76■UA値の算定方法と算定事例①RC造外断熱工法・屋根一般部の熱貫流率（U値）の計算例【計算結果】
以下に屋根面一般部の熱貫流率（U値）の計算例を示します。 表-4に示した条件による計算結果を表-5に示します。
これと同様に外壁、隣接住戸の壁、床等についてそれぞれ 条件1 ： H11年基準Ⅳ地域相当の断熱仕様とした場合、H25年U値を求める必要があります。
（表-3）
基準5〜7地域のUA値に適合。
条件2 ： 条件1より屋上面の断熱材を10mm薄く算出した場合、②外皮平均熱貫流率UA値の計算例
H25年基準5〜7地域のUA値に適合。
【計算条件】
条件3 ： 条件2より壁面の断熱材を15mm厚く算出した場合、対象：共同住宅最上階、妻側住戸
H25年基準4〜7地域のUA値に適合。
躯体：RC造ラーメン構造
条件4 ： H11年基準Ⅰ地域相当の断熱仕様とした場合、H25年
コンクリート厚：屋根150mm、床200mm、外壁135mm
基準の全ての地域でUA値に適合。
戸界壁・間仕切り壁150mm※1 表-4. 参照
断熱仕様：屋根・外壁・開口部（開口部比率6%）

構造熱橋部「Ⅳ地域相当」断熱補強範囲450mm厚さ20mm「Ⅰ地域相当」断熱補強範囲900mm厚さ20mm※2 断熱材はA種ポリスチレンフォーム3種b

これらの結果は、H25年基準では建物全体での断熱性能を評価しているため、屋根面だけでなく外壁面の断熱性能を高めることが重要であるといえ、外壁断熱材を厚くすることでUA値を小さく抑えることが可能であることを示しています。

※詳しくはKRKホームページまたはKRK発刊「シート防水マニュアル」
をご覧ください。
［賛助会員広告］［賛助会員広告］

エポキシ樹脂注入の新発想
Strong. Efficient. Clean. Easy to Use

防水現場の声から生まれた設備用鋼製基礎。

NEW

FIS ER 390 S
接着系アンカー カートリッジ型
高性能エポキシ樹脂

フィッシャージャパン ㈱KRK2014 ６

建築学会大会発表履歴

BWTあすとぴあ工場
加硫ゴム系シート防水接着工法

毎年開催される建築学会大会において、KRKは多数発表を行ってきました。
過去に発表された論文のタイトルを記載します。

1982年〜1999年

一橋大学
加硫ゴム系シート防水接着断熱工法●1982年（東北大会）「合成高分子ルーフィングの今後の課題」●1983年（北陸大会）「現場から採取した合成高分子ルーフィングシートの物性の経年変化」●1989年（九州大会）「シート防水層の性能評価試験その1（水密性試験方法及び結果 加硫ゴム、非加硫ゴム、塩ビ）」「シート防水層の性能評価試験その2（水密性試験及び結果 EVA、改質アス）」「シート防水層の性能評価試験その3（ずれ・たれ、へこみ、耐衝撃性、寸法安定性試験及び結果）」「シート防水層の性能評価試験その4（耐風性試験及び結果）」「シート防水層の性能評価試験その5（疲労、下地との間の通気抵抗性試験及び結果）」●1992年（北陸大会）「JIS A 6009 対象品性能試験 引張り試験方法及び結果」●1993年（関東大会）「防水材料の屋外曝露試験（その12）10年後のシート防水の劣化状況」●1994年（東海大会）「シート防水層の耐根性評価試験」●1995年（北海道大会）「シート防水層の風害実態調査」●1996年（近畿大会）「シート防水層の接着/固定強度の実態と風被害の関係」「合成高分子系ルーフィングシート接合部の耐久性に関する検討（その1 促進耐久性試験の結果）」「1995年兵庫県南部地震における防水層被害調査報告その2 被害の分析」「シート防水層の環境対策に関する調査」●1997年（関東大会）「合成高分子系ルーフィングシート接合部の耐久性に関する検討（その2 接着性能に及ぼす要因）」●1998年（九州大会）「合成高分子系ルーフィングシート接合部の耐久性に関する検討（その3 屋外暴露耐久性試験の結果）」「新型エチレンプロピレンゴムの防水シートとしての検討」「使用済み加硫ゴムシートの再生ゴムとしての検討」●1999年（中国大会）「合成高分子系ルーフィングシート接合部の耐久性に関する検討（その4 屋外暴露と促進暴露の関係）」「均質塩ビ系シートのリサイクル可能性の検討」

２０００年〜２００９年

笛吹市役所本庁舎
加硫ゴム系シート防水機械的固定工法●2000年（東北大会）「複合塩ビ防水シートの粉砕分離による再生化」「複合塩ビ系防水シートのリサイクル可能性の検討」●2001年（関東大会）「熱可塑性ポリオレフィン樹脂系防水シートのリサイクル可能性の検討」●2002年（北陸大会）「合成高分子系ルーフィング接合部の耐久性に関する検討（その5 屋外暴露と促進劣化の関係）」「リサイクル材を利用した熱可塑性ポリオレフィン樹脂系防水シートの検討」●2003年（東海大会）「シート防水における露出断熱仕様の調査（その1 調査の概要）」「シート防水における露出断熱仕様の調査（その2 事故例と仕様）」「シート防水における露出断熱仕様の調査（その3 品質調査）」●2004年（北海道大会）「シート防水における露出断熱仕様の調査（その4 塩ビ系シート防水工法の品質調査）」「加硫ゴム系シート防水の高耐久仕様」「熱可塑性ポリオレフィン樹脂系防水シートのリサイクル可能性の検討−2」「エチレン酢酸ビニル樹脂系防水シートの性能評価」「エチレン酢酸ビニル樹脂（EVA）シートによる防水層の性能評価」●2005年（近畿大会）「シート防水における露出断熱仕様の調査（その5 断熱材に関する調査と断熱材の固定について）」「水系接着剤による加硫ゴム系シート防水工法の開発」「屋上緑化防水システムのための耐根性の評価 その2 耐根性能評価試験方法」「平成16年台風18号における防水関連被害状況 その2 屋根防水被害調査（1）
調査概要及び調査結果」「防水材料の耐候性 その6 シート防水材」●2006年（関東大会）「シート防水における機械的固定工法の試験方法検討：その1 現状調査」「シート防水における機械的固定工法の試験方法検討：その2 防水下地と固定用アンカーの繰り返し疲労試験」「シート防水における機械的固定工法の試験方法検討：その3 円盤状固定金具と固定アンカーの引抜試験接合部内固定の防水シート剥離・破断試験」「シート防水における機械的固定工法の試験方法検討：その4 固定用アンカーの引き抜き試験円盤状固定金具と防水シートの接合強度試験」「防水材料の耐候性：その12 シート防水材」「防水材料の耐候性：その13 シート防水材の屋外曝露試験」●2007年（福岡大会）「加硫ゴムシート機械的固定工法における接合部内施工法の検討：その1 接合部内固定位置の違いよる静的荷重試験結果」●2008年（中国大会）「加硫ゴムシート機械的固定工法における接合部内施工法の検討：（その2）大型減圧試験方法での検証」「TPEシート機械的固定工法における接合部内施工法耐風圧性能評価の検討：減圧大型試験による静的荷重・動的荷重試験」●2009年（東北大会）「加硫ゴム系シートの接合仕様検討」

２０10年〜●2010年（北陸大会）「強風下における機械的固定工法による防水層の挙動：その4 宮古島での実測概要と台風0920号の性状」「強風下における機械的固定工法による防水層の挙動：その5 防水シートのふくれとファスナーに加わる鉛直力・横力」「防水材料の耐候性：その30 シート防水材」「防水材料の耐候性：その29 シート防水材の屋外暴露試験」●2011年（関東大会）「メンブレン防水層（シート防水材）の屋外暴露後の性能評価試験結果」「加硫ゴム系シート防水高断熱防水仕様の検討」●2012年（東海大会）「加硫ゴム系シート防水高断熱防水仕様の検討 その2 防火性能評価」「機械的固定工法防水層の耐風性評価 その3 いくつかの機械的固定工法の耐風性試験結果」●2013年（北海道大会）「機械的固定工法防水層の耐風性評価 その4 断熱材上面を鉄板等で補強した工法について」「機械的固定工法防水層の耐風性評価 その5 断熱材を接着補強した金属屋根下地試験体の場合」「エチレン酢酸ビニル樹脂（EVA）系シート防水の性能評価 10年以上経過した防水層の現状調査および採取したシートの物性測定」「高日射反射率防水層の屋外暴露性能評価 試験方法および評価計画」「防水材料の耐候性：その48 加硫ゴムシート防水材の屋外暴露試験と促進暴露試験」「防水材料の耐候性：その49 塩ビ系シート防水材の屋外暴露試験と促進暴露試験」

お か げ さ ま で 創 立 50 周 年
カラ、頼。

ＪＰＦは機械的固定工法用ビスのサプライヤーとして、鉄骨、ＡＬＣ,木材など、さまざまな相手材に対応した製品を取りそろえております。これからも、シート防水の耐風圧性向上と、施工標準化に対応する製品の開発を進め、建築物の価値向上に貢献してまいります。
本社 : (06)6442-0951

富山 : (076)425-8032

仙9KRK2014台 : (022)371-3195

東大

京 : (03)3639-2310
阪 : (072)726-1501

名古屋 : (052)774-7141
福

岡 : (092)414-2717

KRK201410