春

朝晩は肌寒く、 日中は暑くなってきた頃 ※ふたつの動きを同時に働かせます
Ａ． 太陽熱を床下に蓄え、設定温度になるまで取入れを行い、屋根が熱くなり過ぎると、排気運転をします。
Ｂ． リターン口から室内の空気を吸い込み、 床下に送り込み、 家中の空気を循環させ、 均一の温度に保ちます。

取入Ａ
排気

1. 春 ・ 秋モードにします。
室温 外気温 湯温

2. 室温設定を押して、 つまみを回し、 室温を設定します。

30 ℃

棟温

* 室温設定の目安は、 20 ～ 22℃位です。
棟温が室温より + ５℃上がると、 取入 ( オレンジ） が点 灯し、補助暖房
冬

春・秋

ﾀｲﾏｰｵﾝ〈長押〉
・・・・・・・・・・・・・・・・・
入時刻〈長押〉
・・・・・・・・・・・自動・・・・・・・・・・
切時刻〈長押〉
・・・・

お湯採り

ＡＢ①

室温が設定温度になると、 取入れを停止します。
排気運転が始まります。

春・秋 ⇒ 循環夏 ⇒ 換気夏

設定した温度になるまで、 取入運転をします。
停止後に室温が設定温度を越えると、 8 時～ 16 時に限り、取入 排気

Ｂ②24時間換気(長押)－＋

Ａ②

室温設定/時刻設定(長押)

お湯採り中

風量
弱

強補助暖房タイマー設定

Ｂ 循環

1. 春 ・ 秋モードにします。
2. 補助暖房を押し、 循環をオンにします。
取入れ・排気運転をしていない時に、 室内の空気を動かし、循環させます。

2016 年 10 月 1 日

Tomos CU-70

▲
ＳＤカード

弱強夏
排気Ａ
涼風

梅雨が明けて、 暑さが本格的になってきた頃※通常は Ａ で構いません。

Ａ． 日中は、 室内の空気を自動的に排気し、 夜間 （夜 21 時～朝 6 時） は涼風取入れを行います。
Ｂ． 強制的に換気＝排気を行うことも出来ます。
Ｃ． 3 Ｆ （小屋裏） のエアコンの冷気を循環機能を利用して、 家全体に広げます。
1. 夏モードにします。
・ 6 時～ 21 時までは、 室内の空気を自動的に排気します。
※ 21 時以降は、 排気運転は停止します。
2. 排気運転停止後 （21 時〜朝 6 時） は、 外気温度が室温より下がると、 室内に設定した温度になるまで涼風取入れを行います。

室温 外気温 湯温

60 ℃

棟温

取入 排気補助暖房
冬

春・秋

春・秋 ⇒ 循環夏 ⇒ 換気夏
ﾀｲﾏｰｵﾝ〈長押〉
・・・・・・・・・・・・・・・・・
入時刻〈長押〉
・・・・・・・・・・・自動・・・・・・・・・・
切時刻〈長押〉
・・・・

お湯採り

Ａ①・ 室温設定を押し、 つまみを左右に回し、 設定したい温度に合わせます。 * 設定温度の目安は 20 ～ 22℃です。
※冷房機器とは違い、設定した温度になるという訳ではありません。
※梅雨や長雨時は、 外の湿気も取入れてしまうことがあります。
必ずモードの変更を行って下さい。
詳しくは、 雨季を ご確認下さい。

24時間
換気(長押)

－

Ａ②

お湯採り中

風量＋室温設定/時刻設定(長押)弱

1. 夏モードにします。
2. 補助暖房ボタンを押します。
自然排気をしていない状態時に、 強制的に換気＝排気します。
但し、 涼風取り入れが作動している時は、 換気は行いません。
1. 春 ・ 秋モードにします。
2. 補助暖房を押し、 循環をオンにします。
取入れ・排気運転をしていない時に、 エアコンの冷気を吸い込み、床下へ送り、 室内の空気を動かし、 循環させます。

強▲
ＳＤカード室温 外気温 湯温60 ℃

棟温取入 排気

補助暖房
冬

春・秋

夏

春・秋 ⇒ 循環夏 ⇒ 換気B②

ﾀｲﾏｰｵﾝ〈長押〉

C 循環

弱補助暖房タイマー設定

Tomos CU-70

Ｂ 換気

強・・・・・・・・・・・・・・・・・
入時刻〈長押〉
・・・・・・・・・・・
自動・・・・・・・・・・
切時刻〈長押〉
・・・・

お湯採り

B①
24時間
換気(長押)－＋室温設定/時刻設定(長押)

お湯採り中

風量
弱

強

補助暖房タイマー設定※ Ｃの操作については、 春 ・ 秋の Ｂ 循環を参照
Tomos CU-70

▲
ＳＤカード

弱強秋取入Ａ排気

朝晩は肌寒くなり、 日中も涼しくなってきた頃※ふたつの動きを同時に働かすことが出来ます。

Ａ . 太陽熱を床下に蓄え、 設定温度になるまで取入れを行い、 屋根が熱くなり過ぎると排気運転をします。
Ｂ . リターン口から室内の空気を吸い込み、 床下に送り込み、 家中の空気を循環させ、 均一の温度に保ちます。
1. 春 ・ 秋モードにします。
2. 室温設定を押して、 つまみを回し、 設定温度を室温より高めに合わせます。
＊室温設定の目安は 22 ～ 25℃位です。

室温 外気温 湯温

30 ℃

棟温

取入 排気

棟温が室温より + ５℃上がると、 取入 ( オレンジ） が点灯し、設定した温度になるまで、 取入運転をします。

補助暖房
冬

春・秋

夏

室温が設定温度になると、 取入れを停止します。

ＡＢ①

停止後に室温が設定温度を越えると、 8 時～ 16 時に限り、排気運転が始まります。

24時間
換気(長押)－＋Ａ②

室温設定/時刻設定(長押)Ｂ 循環

1. 春 ・ 秋モードにします。
2. 補助暖房を押し、 循環をオンにします。
取入れ ・ 排気運転をしていない時に、 室内の空気を動かし、循環させます。

春・秋 ⇒ 循環夏 ⇒ 換気Ｂ②

ﾀｲﾏｰｵﾝ〈長押〉
・・・・・・・・・・・・・・・・・
入時刻〈長押〉
・・・・・・・・・・・
自動・・・・・・・・・・
切時刻〈長押〉
・・・・

お湯採り
お湯採り中

風量
弱強

補助暖房タイマー設定

Tomos CU-70

▲
ＳＤカード

弱強

冬Ａ 取入風が冷たく、 冷気を感じる頃※通常は、 Ａ で構いません。

Ａ． 太陽熱を床下に蓄え、 取入れを行います。
Ｂ． 日射の得られない時や夜間に、 ストーブや暖房器具の熱を循環させ、 家中を均一の温度に保ちます。

1. 冬モードにします。
棟温が室温より５度上がると、 自動的に取入れが始まります。
※棟温センサーの感知を良くする為に、 20 分に 1 回 の間隔でセンサーへ空気を送る動きをします。 （予備運転）

室温 外気温 湯温

25 ℃

棟温

取入 排気補助暖房
冬

春・秋

春・秋 ⇒ 循環夏 ⇒ 換気夏
ﾀｲﾏｰｵﾝ〈長押〉
・・・・・・・・・・・・・・・・・
入時刻〈長押〉
・・・・・・・・・・・
自動・・・・・・・・・・
切時刻〈長押〉
・・・・

Ｂ②

お湯採り

ＡＢ①
24

Ｂ 循環

1. 冬モードにします。
2. 補助暖房ボタンを押します。
3. 室温設定を室温より高めに設定すると、 取入れをしていない時

時間
換気(長押)－

風量＋Ｂ③
室温設定/時刻設定(長押)

お湯採り中

弱

強

補助暖房タイマー設定に限り、 循環が始まります。
Tomos CU-70

▲
ＳＤカード

弱強雨季

梅雨時期や台風時など、 雨が続くとき

Ａ 循環

1. 春 ・ 秋モードにします。

※どちらかの設定を行なって下さい !!

Ａ． 取入れモードではあるが、 室内の温度設定で取入れをさせず、 家中の空気を循環させます。
Ｂ． 日中は室内の空気を自動的に排気し、 夜間は涼風取入れを働かせません

室温 外気温 湯温

2. 室温設定を押して、 つまみを回し、 室温を低めに設定します。
＊室温設定の目安は、 20 ～ 22℃位です。
天気が良く、 棟温が 60℃を超えると太陽熱の取入れが始まりますが、 室温が設定温度に近いか、 既に達している為、 作動しないか、 すぐに停止します。

棟温3. 補助暖房を押し、 循環をオンにします。
取入れ・排気運転をしていない時に、 室内の空気を動かし、循環させます。

時間換気(長押)Ｂ

涼風

1. 夏モードにします。
・ 6 時～ 21 時までは、 室内の空気を自動的に排気します。
※ 21 時以降は、 排気運転は停止します。
2. 室温設定を押して、つまみを回し、室温を高めの 30℃位、もしくは、現在の温度にします。
21 時～ 6 時までの間は、 設定温度になるまで涼風取入れを始めますが、 室温が設定温度に近いか、 既に達している為、 作動しないか、 すぐに停止します。

取入 排気

補助暖房
冬

春・秋

夏
ﾀｲﾏｰｵﾝ〈長押〉
・・・・・・・・・・・・・・・・・
入時刻〈長押〉
・・・・・・・・・・・
自動・・・・・・・・・・
切時刻〈長押〉
・・・・－

Ａ③

春・秋 ⇒ 循環夏 ⇒ 換気

お湯採り

Ａ①
24

排気30 ℃

お湯採り中

風量＋Ａ②
室温設定/時刻設定(長押)

弱

強

弱

強

補助暖房タイマー設定

Tomos CU-70

▲
ＳＤカード

室温 外気温 湯温60 ℃

棟温取入 排気

補助暖房
冬

春・秋

春・秋 ⇒ 循環夏 ⇒ 換気夏
ﾀｲﾏｰｵﾝ〈長押〉
・・・・・・・・・・・・・・・・・
入時刻〈長押〉
・・・・・・・・・・・
自動・・・・・・・・・
・
切時刻〈長押〉
・・・・

お湯採り

Ｂ①
24時間
換気(長押)－＋

Ｂ②

室温設定/時刻設定(長押)

お湯採り中

風量
弱

強

補助暖房タイマー設定

Tomos CU-70▲
ＳＤカード

弱強