福島第二原子力発電所 復旧計画の進捗状況について（月報：平成 25 年２月）
平 成 25 年 ３ 月 ６ 日
東京電力株式会社
福島第二原子力発電所
福島第二原子力発電所では、現在、原子力事業者防災業務計画に基づき策定した復旧計画（平成 24 年１月 31 日提出、５月 31 日改訂１、10 月 16 日改訂２、11 月 21 日改訂
３）に則り、プラントの冷温停止維持に係わる設備等の復旧を進めています。
平成 25 年２月末現在の復旧作業等の状況について、以下のとおりお知らせします。
１．復旧計画の進捗状況○３．４号機については、冷温停止の維持に必要な設備等について本設設備への復旧が完了しました。
○２号機は平成 25 年２月 15 日に、冷温停止の維持に必要な設備等について本設設備への復旧および社内自主検査が完了し、２月 20 日に復旧計画書に係わる実施状況を報告書にとりまとめ、国に提出しました。（平成 25 年２月 20 日お知らせ済み）○１号機については、冷温停止の維持に必要な設備等の本設設備への復旧作業を進めています。
（対象設備の本設化は平成 25 年３月末完了予定）
なお、１号機残留熱除去機器冷却海水系（Ｂ系）配管のライニング剥離※１に伴う同系統の配管補修に２ヶ月程度かかると見込んでおり※２、これにより１号機の復旧完了は、平成 25 年度上期（予定）になると判断しています。
※１

本不適合については、平成 25 年２月 28 日不適合管理委員会にて審議し当社ホームページにてお知らせ済み※２『福島第二原子力発電所プラント状況等のお知らせ（日報：平成 25 年３月６日）』で公表

平成23年度

平成24年度

平成25年度

上期

下期

上期
2月末

▼H24.1.31 復旧計画書を提出

81％（70％）１号機

100％（H25.2.15復旧完了）

２号機

本設化▽
完了
(予定)

復旧▽
完了
(予定)

100％（H24.10.11復旧完了）

３号機

100％（H24.5.17復旧完了）

４号機●表中の％は、復旧計画に基づく復旧作業（本設化完了まで）の平成 25 年２月末時点の進捗割合。
（）内の％は前月末時点の同割合。詳細は資料１を参照。

●本設化完了後に実施する社内自主検査において、復旧計画に係る対象設備の健全性確認を行うこととしている（号機毎）。

1

２．復旧計画に基づく主な作業状況（平成 25 年２月）【資料１・資料２参照】○１号機 原子炉建屋付属棟内 非常用ディーゼル発電設備（Ａ系）の本設化完了
津波の影響を受けた１号機原子炉建屋付属棟内の非常用ディーゼル発電設備（Ａ系）については、２月 13 日までに機能確認を終え、本設化が完了しました。
今後、社内自主検査を行います。
○１号機 原子炉建屋付属棟内 非常用ディーゼル発電設備（Ｈ系）補助設備の搬入・据付完了
津波の影響を受けた１号機原子炉建屋付属棟内の非常用ディーゼル発電設備（Ｈ系）の補助設備については、２月 23 日までに搬入・据付が完了しました。
今後、機能確認を行います。
○１号機 海水熱交換器建屋内 残留熱除去機器冷却系（Ａ・Ｃ系）電動機の本設化完了
津波の影響を受けた１号機電源盤（P/C 1C-2）の本設化完了に伴い、２月 12 日までに、１号機残留熱除去機器冷却系（Ａ・Ｃ系）電動機への電源供給元を仮設電源から本設化した電源盤に切り替えました。
また、切替後、正常に機能することを確認し、本設化が完了しました。
今後、社内自主検査を行います。
○１号機 海水熱交換器建屋内 残留熱除去機器冷却海水系（Ａ・Ｃ系）電動機の本設
化完了
津波の影響を受けた１号機電源盤（P/C 1C-2）の本設化完了に伴い、２月８日までに、１号機残留熱除去機器冷却海水系（Ａ・Ｃ系）電動機への電源供給元を仮設電源から本設化した電源盤に切り替えました。
また、切替後、正常に機能することを確認し、本設化が完了しました。
今後、社内自主検査を行います。
○１号機 海水熱交換器建屋内 非常用ディーゼル発電設備冷却系（Ａ系）電動機の本設化完了
津波の影響を受けた１号機電源盤（P/C 1C-2）の本設化完了に伴い、２月５日までに、非常用ディーゼル発電設備冷却系（Ａ系）電動機への電源供給元を仮設電源から本設化した電源盤に切り替えました。
また、切替後、正常に機能することを確認し、本設化が完了しました。
今後、社内自主検査を行います。
○１号機 タービン建屋内 復水補給水系（Ａ系）電動機の本設化完了
津波の影響を受けた１号機電源盤（P/C 1C-1）の本設化完了に伴い、２月７日までに、１号機復水補給水系（Ａ系）電動機への電源供給元を仮設電源から本設化した電源盤に切り替えました。
また、切替後、正常に機能することを確認し、本設化が完了しました。
今後、社内自主検査を行います。
○１号機 原子炉建屋内 低圧炉心スプレイ系電動機の本設化完了
津波の影響を受けた１号機電源盤（M/C 1C）の本設化完了に伴い、１号機低圧炉2

心スプレイ系電動機について、電源供給後確認運転を行い、２月 23 日までに、正常に機能することを確認しました。これにより、１号機低圧炉心スプレイ系電動機の本設化が完了しました。
今後、社内自主検査を行います。
○共通設備 １・２号放水口モニタの本設化完了
津波の影響を受けた１・２号放水口モニタについては、新たに製作し、２月
18 日までに、機能確認を行い正常に機能することを確認しました。これにより１・２号放水口モニタの本設化が完了しました。
（平成 25 年２月 20 日お知らせ済み）

当社は、緊急事態解除宣言時に原子力安全委員会から示された４項目の留意事項＊を踏まえ、引き続き復旧計画に基づく原子力災害事後対策を進め、さらなる信頼性向上に努めてまいります。
なお、留意事項のうち４．については、平成 24 年３月末までに対象系統の抽出を行い、現在、各対象系統への影響について評価を実施中です。
以＊上原子力安全委員会から示された４項目の留意事項
平成 23 年 12 月 26 日、原子力安全委員会から内閣総理大臣に対して、当社福島第二原子力発電所に係る原子力緊急事態解除宣言を行っても差し支え無い旨の意見が示されるとともに、同宣言を行うにあたっての留意事項が示された。また、平成 24 年
１月 11 日、経済産業省原子力安全・保安院から、福島第二原子力発電所の復旧計画の策定およびその実施にあたっては、当該留意事項について対応するよう指示があった。
１．福島第二原子力発電所の一部の設備については、仮設設備となっており、これらの設備について適切に維持管理を行うこと。また、計画的に仮設設備の依存度を下げること。
２．残留熱除去系の一部等の安全設備が復旧していないことから、それらが復旧するまでの間、状況に応じて適切な管理を行うこと。また、自然災害等に備えて、更なる安全確保に万全を期すこと。
３．作業員の安全を含め安全管理に徹底を期すこと。
４．冷温停止にいたるまでに、通常時と異なる圧力・温度等の履歴があったことを踏まえ、施設に対するこれらの影響を検討すること。

3

【添付資料】
・資料１ 福島第二原子力発電所 復旧計画に基づく作業の進捗状況（平成 25 年２月末現在）
・資料２＜写真＞ 復旧計画に基づく主な作業状況（平成 25 年２月）
・１号機 原子炉建屋付属棟内 非常用ディーゼル発電設備（Ａ系）の本設化完了
・１号機 原子炉建屋付属棟内 非常用ディーゼル発電設備（Ｈ系）補助設備の搬入・据付完了
・１号機 海水熱交換器建屋内 残留熱除去機器冷却系（Ａ・Ｃ系）電動機の本設化完了
・１号機 海水熱交換器建屋内 残留熱除去機器冷却海水系（Ａ・Ｃ系）
電動機の本設化完了・１号機 海水熱交換器建屋内 非常用ディーゼル発電設備冷却系（Ａ系）
電動機の本設化完了・１号機 タービン建屋内 復水補給水系（Ａ系）電動機の本設化完了・１号機 原子炉建屋内 低圧炉心スプレイ系電動機の本設化完了・共通設備 １・２号放水口モニタの本設化完了・資料３

原子力防災訓練の実施について
・福島第二原子力発電所における原子力防災訓練（緊急時演習）の概要
について

4

資料１
進捗に係わる各ステップの日付の定義は以下のとおり。
○
○
○
○

撤去
発電所搬入
現場据付
機能確認

→
→
→
→

○
○

本設切替
→
本設化完了予定 →対象設備を取り外し、搬出が完了した日
対象設備の工場修理（新規製作）後、構内の設置建屋への搬入が完了した日
対象設備をすべて架台に設置完了した日
対象設備単体が復旧し、系統として機能することを確認した日（例）電源盤であれば受電した日、設備であれば系統復旧後（電源除く）の試験運転を実施し問題ないことを確認した日

福島第二原子力発電所

復旧計画に基づく作業の進捗状況（平成25年２月末現在）
凡例： ■：実施中，点検中，修理中 ■：完了 ■：未着手 ■：実施対象外
日付は終了（完了）日を記入□：前回の月報からの更新箇所

１号機 （1/2）
対象設備
６．９ｋV

４８０V

電源系

電源系

作業内容

ィー

ゼ
ル
発
電
設
備

直流電源

発電機
ディーゼル機関

撤去

発電所搬入

現場据付

機能確認
H24.9.27

本設切替

本設化
完了予定

C系

電源盤 (M/C 1C)新規製作

H23.10.31

H24.3.15

H24.3.28

H系

電源盤 (M/C 1HPCS)新規製作

H24.8.29

H24.10.24

H24.11.1

C-1系

電源盤 (P/C 1C-1)新規製作

H23.12.7

H24.4.13

H24.4.19

H24.10.29

H24.10.29

C-2系

電源盤 (P/C 1C-2)新規製作

H23.11.11

H24.7.3

H24.7.10

H25.1.28

H25.1.28

D-2系 電源盤 (P/C 1D-2)新規製作
制御盤関係
非
常
用
デ

等

仮設から本設に切り替えた日（主に電源）
本設化完了の予定時期（完了したものは、完了日）

A系

H24.9.27
H24．下期

H23.12.14

H24.6.12

H24.6.18

H24.12.27

H24.12.27

新規製作

H24.8.2

H24.9.21

H24.10.1

H25.2.13

H25.2.13

新規製作及び修理

H23.8.29

H24.8.20

H24.8.31

H25.2.13

H25.2.13

H25.2.1

H25.2.1

H24.12.11

H24.12.12

H25.1.31

H25.1.31

修理

補助設備

新規製作及び修理

H24.1.23

制御盤関係

新規製作

H23.11.15

H24.11.5

H24.11.9

H24．下期

発電機

新規製作及び修理

H23.10.19

H24.10.18

H24.11.1

H24．下期ディーゼル機関

H系

修理

H24．下期

補助設備

新規製作及び修理

H24.1.23

H25.2.23

H25.2.23

H24．下期

充電器

新規製作

H23.9.16

H24.12.3

H24.12.3

H24．下期

蓄電池

H系

社内自主検査

新規製作

H23.6.3

H24.12.3

H24.12.18

地震計

新規製作・取替

H24.8.3

H24.6.1

H24.6.13

低圧炉心スプレイ系

高圧電源(M/C 1C)系及びケーブルの復旧

H24．下期
H24.8.6
H25.2.23

5

H24.8.6
H25.2.23

H25.2.23

H24.11.27

資料１

福島第二原子力発電所

復旧計画に基づく作業の進捗状況（平成25年２月末現在）
凡例： ■：実施中，点検中，修理中 ■：完了 ■：未着手 ■：実施対象外
日付は終了（完了）日を記入□：前回の月報からの更新箇所

１号機 （2/2）
対象設備
残留熱除去系

残留熱除去機器冷却系

残留熱除去機器冷却海水系

非常用ディーゼル発電設備冷却系

原子炉冷却材浄化系

作業内容
A系

高圧電源(M/C 1C)系及びケーブルの復旧

撤去

発電所搬入

現場据付

機能確認

本設化
完了予定

本設切替

H23.11.17

H24．下期C系

高圧電源 (M/C 1C)系及びケーブルの復旧

H24.10.22

H24.10.22

H24.10.22

A系

電源 (P/C 1C-2)系及びケーブルの復旧

H23.10.26

H23.10.27

H23.11.9

H25.2.7

H25.2.7

B系

電源(P/C 1D-2)系及びケーブルの復旧

H23.9.20

H23.9.21

H23.9.26

C系

電源(P/C 1C-2)系及びケーブルの復旧

H24.5.22

H24.5.22

H24.7.24

D系

電源 (P/C 1D-2)系及びケーブルの復旧

H23.9.20

H23.9.20

H24.3.15

A系

電源(P/C 1C-2)系及びケーブルの復旧

H23.8.5

H23.11.2

H23.11.11

H24.4.5

H24.4.12

H23.8.5

H24.5.15

H25.1.18

H24．下期
H25.2.12

H25.2.12
H24．下期

H25.2.7

H25.2.7

B系

電源(P/C 1D-2)系及びケーブルの復旧

C系

電源 (P/C 1C-2)系及びケーブルの復旧

D系

電源(P/C 1D-2)系及びケーブルの復旧

H24.1.6

H24.1.12

A系

電源(P/C 1C-2)系及びケーブルの復旧

H23.10.26

H23.10.27

H23.11.4

B系

電源(P/C 1D-2)系及びケーブルの復旧

H23.11.22

H23.11.25

H23.11.26

A系

電源(P/C 1C-1)系及びケーブルの復旧及びパージライ
ン本設化

H24．下期B系

パージライン本設化

H24．下期

高圧炉心スプレイ系

高圧電源(M/C 1HPCS)系及びケーブルの復旧

高圧炉心スプレイ系補機冷却系

高圧電源(M/C 1HPCS)系及びケーブルの復旧

高圧炉心スプレイ系補機冷却海水系

高圧電源(M/C 1HPCS)系及びケーブルの復旧

H24．下期
H25.2.8

H25.2.8
H24．下期

H25.2.5

H25.2.5
H24．下期

H24．下期
H24.12.13

H24.12.13

H24．下期

H24.12.26

H24．下期

A系

電源 (P/C 1C-2)系及びケーブルの復旧

H24.6.12

H24.6.13

H24.6.19

H24．下期

B系

電源(P/C 1D-2)系及びケーブルの復旧

H23.7.2

H23.7.4

H23.7.14

H24．下期

復水補給水系

A系

電源 (P/C 1C-1)系及びケーブルの復旧

H25.2.7

H25.2.7

H25.2.7

非常用ガス処理系

A系

電源 (P/C 1C-1)系及びケーブルの復旧

H24.12.14

H24.12.14

H24.12.14

原子炉補機冷却系＊M/C ： Metal-Clad Switch Gear ／ メタクラ
所内高電圧回路に使用される動力電源盤で、磁気遮断器または真空遮断器、保護継電器、付属計器をコンパクトに収納したもの。
＊P/C ： Power Center ／ パワーセンター
所内低電圧回路に使用される動力電源盤で気中遮断器（ＡＣＢ）、保護継電器、付属計器をコンパクトに収納したもの。

社内自主検査現在の進捗状況の割合は81% です。（前月70％）注）進捗状況の割合（％）＝（完了のマス数）／（撤去から本設切替までの全マス数ー実施対象外マス数）×100※本設化完了後に実施する社内自主検査において、復旧計画に係る対象設備の健全性確認を行うこととしています。

＊パージライン：原子炉冷却材浄化系循環ポンプの封水ライン

6

H24.12.14

資料１

福島第二原子力発電所

復旧計画に基づく作業の進捗状況（平成25年２月末現在）
凡例： ■：実施中，点検中，修理中 ■：完了 ■：未着手 ■：実施対象外
日付は終了（完了）日を記入□：前回の月報からの更新箇所

２号機
対象設備

４８０V

作業内容

撤去

発電所搬入

現場据付

機能確認

本設切替

本設化完了

社内自主検査C-2系

電源盤(P/C 2C-2)新規製作

H24.6.13

H24.9.3

H24.9.11

H24.11.12

H24.11.12

H25.2.15

D-2系

電源盤 (P/C 2D-2)新規製作

H24.7.6

H24.10.15

H24.10.29

H24.12.25

H24.12.25

H25.2.1

A系

電源(P/C 2C-2)系及びケーブルの復旧

H23.8.6

H24.11.28

H24.11.28

H25.2.15

B系

電源(P/C 2D-2)系及びケーブルの復旧

H23.3.14

H25.1.28

H25.1.28

H25.2.1

C系

電源(P/C 2C-2)系及びケーブルの復旧

H24.11.28

H24.11.28

H24.11.28

H25.2.15

D系

電源(P/C 2D-2)系及びケーブルの復旧

H23.3.24

H25.1.28

H25.1.28

H25.2.1

A系

電源(P/C 2C-2)系及びケーブルの復旧

H23.7.28

H23.7.28

H23.8.6

H24.11.26

H24.11.26

H25.2.15

B系

電源(P/C 2D-2)系及びケーブルの復旧

H24.3.1

H24.9.11

H25.1.30

H25.1.30

H25.1.30

H25.2.1

C系

電源(P/C 2C-2)系及びケーブルの復旧

H23.8.2

H24.9.13

H24.11.29

H24.11.29

H24.11.29

H25.2.15

D系

電源(P/C 2D-2)系及びケーブルの復旧

H23.9.12

H23.9.12

H23.10.12

H25.1.30

H25.1.30

H25.2.1

A系

電源(P/C 2C-2)系及びケーブルの復旧

H23.7.26

H23.7.26

H23.8.3

H24.11.26

H24.11.26

H25.2.15

B系

電源(P/C 2D-2)系及びケーブルの復旧

H23.3.14

H25.1.29

H25.1.29

H25.2.1

A系

電源(P/C 2C-2)系及びケーブルの復旧

H24.6.5

H24.6.5

H24.6.14

H24.11.29

H24.11.29

H25.1.21

B系

電源(P/C 2D-2)系及びケーブルの復旧

H23.6.28

H23.6.28

H23.7.12

H25.1.29

H25.1.29

H25.2.13

A系

パージライン本設化

H25.1.22

H25.1.22

H25.2.13

B系

パージライン本設化

H25.1.16

H25.1.16

H25.2.13

H24.10.11

H25.2.15

電源系

残留熱除去機器冷却系

残留熱除去機器冷却海水系

非常用ディーゼル発電設備冷却系

原子炉補機冷却系

原子炉冷却材浄化系
高圧炉心スプレイ系補機冷却海水系

電動機新規製作

H23.9.2＊P/C ： Power Center ／ パワーセンター
所内低電圧回路に使用される動力電源盤で気中遮断器（ＡＣＢ）、保護継電器、付属計器をコンパクトに収納したもの。
＊パージライン：原子炉冷却材浄化系循環ポンプの封水ライン

平成25年2月15日、

H24.10.3

H24.10.3

H24.10.11

復旧が完了（100％ ）しました。

注）進捗状況の割合（％）＝（完了のマス数）／（撤去から本設切替までの全マス数ー実施対象外マス数）×１００※本設化完了後に実施した社内自主検査において、復旧計画に係る対象設備の健全性確認を行いました。

7

資料１

福島第二原子力発電所

復旧計画に基づく作業の進捗状況（平成25年２月末現在）
凡例： ■：実施中，点検中，修理中 ■：完了 ■：未着手 ■：実施対象外
日付は終了（完了）日を記入□：前回の月報からの更新箇所

３号機
対象設備
４８０V

電源系

作業内容

撤去

発電所搬入

現場据付

機能確認

H23.9.15

H24.1.26

H24.1.27

H24.8.27

本設切替

本設化完了

社内自主検査H24.8.27

H24.9.28

C-2系

電源盤(P/C 3C-2)新規製作

A系

電源(P/C 3C-2)系及びケーブルの復旧

H23.8.2

H23.8.3

H23.8.26

H24.9.12

H24.9.12

H24.9.28

C系

電源(P/C 3C-2)系及びケーブルの復旧

H23.8.29

H23.8.30

H23.9.9

H24.9.13

H24.9.13

H24.9.28

A系

電源(P/C 3C-2)系及びケーブルの復旧

H23.8.24

H23.8.24

H23.8.30

H24.9.11

H24.9.11

H24.9.28

C系

電源(P/C 3C-2)系及びケーブルの復旧

H23.9.5

H23.9.7

H23.9.14

H24.9.11

H24.9.11

H24.9.28

A系

電源(P/C 3C-2)系及びケーブルの復旧

H23.8.2

H23.8.3

H23.8.23

H24.9.6

H24.9.6

H24.9.28

A系

パージライン本設化

H24.10.4

H24.10.4

H24.10.11

B系

パージライン本設化

H24.10.11

H24.10.11

H24.10.11

残留熱除去機器冷却系

残留熱除去機器冷却海水系

非常用ディーゼル発電設備冷却系

原子炉冷却材浄化系＊P/C ： Power Center ／ パワーセンター
所内低電圧回路に使用される動力電源盤で気中遮断器（ＡＣＢ）、保護継電器、付属計器をコンパクトに収納したもの。
＊パージライン：原子炉冷却材浄化系循環ポンプの封水ライン

平成24年10月11日、復旧が完了（100％ ）しました。

注）進捗状況の割合（％）＝（完了のマス数）／（撤去から本設切替までの全マス数ー実施対象外マス数）×１００※本設化完了後に実施した社内自主検査において、復旧計画に係る対象設備の健全性確認を行いました。

8

資料１

福島第二原子力発電所

復旧計画に基づく作業の進捗状況（平成25年２月末現在）
凡例： ■：実施中，点検中，修理中 ■：完了 ■：未着手 ■：実施対象外
日付は終了（完了）日を記入□：前回の月報からの更新箇所

４号機
対象設備

４８０V

作業内容

撤去

発電所搬入

現場据付

機能確認

本設切替

本設化完了

社内自主検査C-2系

電源盤(P/C 4C-2)新規製作

H23.9.7

H23.12.2

H23.12.9

H24.1.30

H24.1.30

H24.5.15

D-2系

電源盤(P/C 4D-2)新規製作

H23.9.30

H24.2.28

H24.3.8

H24.3.23

H24.3.23

H24.5.16

A系

電源(P/C 4C-2)系及びケーブルの復旧

H23.7.8

H23.7.8

H23.7.25

H24.2.24

H24.2.24

H24.5.15

B系

電源(P/C 4D-2)系及びケーブルの復旧

H23.7.5

H23.7.5

H23.7.7

H24.4.11

H24.4.11

H24.5.16

C系

電源(P/C 4C-2)系及びケーブルの復旧

H24.4.19

H24.4.19

H24.4.26

H24.4.26

H24.4.26

H24.5.15

D系

電源(P/C 4D-2)系及びケーブルの復旧

H23.9.5

H23.9.5

H23.9.29

H24.4.12

H24.4.12

H24.5.16

A系

電源(P/C 4C-2)系及びケーブルの復旧

H23.7.27

H23.7.27

H23.8.2

H24.2.24

H24.2.24

H24.5.15

B系

電源(P/C 4D-2)系及びケーブルの復旧

H23.9.7

H23.9.7

H23.9.21

H24.4.11

H24.4.11

H24.5.16

C系

電源(P/C 4C-2)系及びケーブルの復旧

H23.7.27

H24.4.18

H24.4.26

H24.4.26

H24.4.26

H24.5.15

D系

電源(P/C 4D-2)系及びケーブルの復旧

H24.4.17

H24.4.17

H24.4.25

H24.4.25

H24.4.25

H24.5.16

A系

電源(P/C 4C-2)系及びケーブルの復旧

H23.7.8

H23.7.8

H23.7.21

H24.2.24

H24.2.24

H24.5.15

B系

電源(P/C 4D-2)系及びケーブルの復旧

H23.3.14

H24.4.12

H24.4.12

H24.5.16

A系

パージライン本設化

H24.5.11

H24.5.11

H24.5.17

B系

パージライン本設化

H24.5.17

H24.5.17

H24.5.17

電源系

残留熱除去機器冷却系

残留熱除去機器冷却海水系

非常用ディーゼル発電設備冷却系

原子炉冷却材浄化系＊P/C ： Power Center ／ パワーセンター
所内低電圧回路に使用される動力電源盤で気中遮断器（ＡＣＢ）、保護継電器、付属計器をコンパクトに収納したもの。
＊パージライン：原子炉冷却材浄化系循環ポンプの封水ライン

平成24年５月17日、復旧が完了（100％ ）しました。

注）進捗状況の割合（％）＝（完了のマス数）／（撤去から本設切替までの全マス数ー実施対象外マス数）×１００※本設化完了後に実施した社内自主検査において、復旧計画に係る対象設備の健全性確認を行いました。

9

資料１

福島第二原子力発電所

復旧計画に基づく作業の進捗状況（平成25年２月末現在）
凡例： ■：実施中，点検中，修理中 ■：完了 ■：未着手 ■：実施対象外
日付は終了（完了）日を記入□：前回の月報からの更新箇所

共通設備
対象設備

点検内容

撤去

発電所搬入

現場据付

機能確認

本設切替

本設化完了

社内自主検査

１・２号

新規製作・取替

H24.12.7

H24.12.10

H25.2.18

H25.2.18

H25.2.18

３・４号

新規製作・取替

H24.9.4

H24.9.11

H24.9.21

H24.9.21

H24.9.21

放水口モニタ平成25年2月18日、復旧が完了（100％ ）しました。

注）進捗状況の割合（％）＝（完了のマス数）／（撤去から本設切替までの全マス数ー実施対象外マス数）×１００※本設化完了後に実施した社内自主検査において、復旧計画に係る対象設備の健全性確認を行いました。

10

資料２

＜写真＞

復旧計画に基づく主な作業状況（平成25年２月）●１号機 原子炉建屋付属棟内 非常用ディーゼル発電設備（Ａ系）の本設化完了（２月13日）N

海

津波の影響を受けた１号機原子炉建屋付
属棟内の非常用ディーゼル発電設備（Ａ系）［制御盤、発電機、ディーゼル機関］
については、２月13日までに機能確認を終え、本設化が完了しました。

海水熱交換器建屋
タービン建屋
原子炉建屋

４号機

３号機

２号機

１号機

確認運転（ディーゼル機関上部）の様子

確認運転（発電機）の様子【平成25年２月１日本設化完了】（平成25年２月１日撮影）【平成25年２月13日本設化完了】（平成25年２月１日撮影）

確認運転（ディーゼル機関下部）の様子

確認運転（制御盤）の様子【平成25年２月１日本設化完了】（平成25年２月１日撮影）【平成25年２月13日本設化完了】（平成25年２月１日撮影）

11

：設置箇所

●１号機 原子炉建屋付属棟内 非常用ディーゼル発電設備（Ｈ系）補助設備の搬入・据付完了（２月23日）
津波の影響を受けた１号機原子炉建屋付属棟内の非常用ディーゼル発電設備（Ｈ系）の補助設備（各電動機）については、２月23日までに搬入・据付が完了しました。

電動機（清水加熱器ポンプ）
海N
海水熱交換器建屋
タービン建屋
原子炉建屋

４号機

３号機

２号機

１号機

：設置箇所

電動機（清水加熱器ポンプ※１）据付完了の様子（平成25年２月27日撮影）

電動機（潤滑油プライミングポンプ）

電動機（機関付動弁注油ポンプ）

電動機（機関付動弁注油ポンプ※２）
据付完了の様子

電動機（潤滑油プライミングポンプ※３）据付完了の様子【平成25年２月23日据付完了】（平成25年２月27日撮影）（平成25年２月27日撮影）※１ 清水加熱器ポンプ；ディーゼル機関のシリンダ等高温部の冷却に使用する。

※２ 機関付動弁注油ポンプ；ディーゼル機関の動弁装置（吸・排気弁とこれらの開閉動作を行うためのリンク機構）の摺動部に潤滑油を給油するために使用する。

※３ 潤滑油プライミングポンプ；ディーゼル機関の停止中（待機時）において、ピストン、主軸受、発電機
軸受等に潤滑油を給油するために使用する。

12

●１号機 海水熱交換器建屋内 残留熱除去機器冷却系（Ａ・Ｃ系）電動機の本設化完了（２月12日）
津波の影響を受けた１号機電源盤（P/C 1C-2）の本設化完了に伴い、２月12日までに、１号機残留熱除去機器冷却系（Ａ・Ｃ系）電動機への電源供給元を仮設電源から本設化した電源盤に切り替えました。
また、切替後、正常に機能することを確認し、本設化が完了しました。

本設ケーブル
海

仮設ケーブルN
海水熱交換器建屋
タービン建屋
原子炉建屋

：設置箇所
４号機

３号機

２号機

１号機

残留熱除去機器冷却系（Ａ系）電動機

仮設ケーブル取外作業（平成25年２月７日撮影）

本設ケーブル

本設ケーブルへの切替完了（平成25年２月７日撮影）

本設ケーブル端子取付作業（平成25年２月７日撮影）

残留熱除去機器冷却系ポンプ（Ａ系）電動機
確認運転の様子【平成25年２月12日（Ａ・Ｃ系）本設化完了】（平成25年２月７日撮影）

13●１号機 海水熱交換器建屋内 残留熱除去機器冷却海水系（Ａ・Ｃ系）電動機の本設化完了（２月８日）

海

N

津波の影響を受けた１号機電源盤（P/C
1C-2）の本設化完了に伴い、２月８日までに１号機残留熱除去機器冷却海水系（Ａ・Ｃ系）電動機への電源供給元を仮設電源から本設化した電源盤に切り替えました。
また、切替後、正常に機能することを確認し、本設化が完了しました。

海水熱交換器建屋
タービン建屋
原子炉建屋

：設置箇所
４号機

３号機

２号機

１号機

残留熱除去機器冷却
海水系（Ｃ系）電動機
本設ケーブル

仮設ケーブル

本設ケーブル

本設ケーブル切替作業前（平成25年２月８日撮影）

本設ケーブルへの切替完了（平成25年２月８日撮影）

残留熱除去機器冷却海水系ポンプ（Ｃ系）電動機
確認運転の様子【平成25年２月８日本設化完了】（平成25年２月８日撮影）

14●１号機 海水熱交換器建屋内 非常用ディーゼル発電設備冷却系（Ａ系）電動機の本設化完了（２月５日）

海

津波の影響を受けた１号機電源盤（P/C
1C-2）の本設化完了に伴い、２月５日までに、非常用ディーゼル発電設備冷却系（Ａ系）電動機への電源供給元を仮設電源から本設化した電源盤に切り替えました。
また、切替後、正常に機能することを確認し、本設化が完了しました。

N
海水熱交換器建屋
タービン建屋
原子炉建屋

：設置箇所
４号機

３号機

２号機

１号機

12

仮設ケーブル

本設ケーブル

非常用ディーゼル発電設備
冷却系（Ａ系）電動機

本設ケーブル

本設ケーブル切替前

本設ケーブルへの切替完了（平成25年２月５日撮影）（平成25年２月５日撮影）

非常用ディーゼル発電設備冷却系（Ａ系）電動機
確認運転の様子【平成25年２月５日本設化完了】（平成25年２月５日撮影）

15

●１号機 タービン建屋内 復水補給水系（Ａ系）電動機の本設化完了（２月７日）

津波の影響を受けた１号機電源盤（P/C 1C-1）の本設化完了に伴い、２月７日までに、１号機
復水補給水系（Ａ系）電動機への電源供給元を仮設電源から本設化した電源盤に切り替えました。
また、切替後、正常に機能することを確認し、本設化が完了しました。

海N
海水熱交換器建屋
タービン建屋
原子炉建屋

：設置箇所
４号機

３号機

２号機

１号機

復水補給水系（Ａ系）電動機

確認運転の様子【平成25年２月７日本設化完了】（平成25年２月７日撮影）●１号機 原子炉建屋内 低圧炉心スプレイ系電動機の本設化完了（２月23日）
津波の影響を受けた１号機電源盤（M/C 1C）の本設化完了に伴い、２月23日までに１号機低圧炉心スプレイ系電動機へ電源供給後確認運転を行い、正常に機能することを確認しました。
これにより、１号機低圧炉心スプレイ系電動機の本設化が完了しました。
低圧炉心スプレイ系電動機
海N
海水熱交換器建屋
タービン建屋
原子炉建屋

：設置箇所
４号機

３号機

２号機

１号機

確認運転の様子【平成25年２月23日本設化完了】（平成25年２月23日撮影）

16

●共通設備 １・２号放水口モニタの本設化完了（２月18日）
津波の影響を受けた１・２号放水口モニタについては、新たに製作し、２月18日までに機能確認を行い正常に機能することを確認しました。これにより１・２号放水口モニタの本設化が完了しました。（平成25年２月20日お知らせ済み）
放水口モニタの概要● 役割・機能
放水口は、原子炉で発生する蒸気を冷やして水に戻すための冷却水（海水）や、洗濯廃液、シャワー廃液、プラント余剰水といった液体廃棄物の他、発電所構内の雨水などが放出される場所です。
放水口モニタは、発電所の各放水口にそれぞれ設置して、放水口から放出される液体の放射線を測定する装置です。
● 測定のしくみ
放水口からポンプで海水を連続的に汲み上げ、放水口モニタ建屋内にある検出器で海水中の放射線を測定。
測定値はモニタ監視盤を通して記録されます。
測定を終えた海水は、取水口に戻されます。

放水口モニタ（測定のしくみ）

3.4号放水口モニタ（平成24年９月21日復旧完了）

検出器

海水を連続的に汲み上げ

ポンプモニタ監視盤等

測定容器

取水口
放水口モニタ建屋
放水口

1.2号放水口モニタ（平成25年２月18日復旧完了）

機能確認の様子

機能確認の様子【平成25年２月18日本設化完了】（平成25年２月12日撮影）（平成25年２月12日撮影）

17

資料３

原子力防災訓練の実施について●福島第二原子力発電所における原子力防災訓練（緊急時演習）の概要について
・福島第二原子力発電所では、平成25年２月14日から15日にかけて、原子力事業者防災業務計画
並びに原子炉施設保安規定に基づく「平成24年度福島第二原子力発電所原子力防災訓練（緊急時演習）」を実施しました。
・この訓練は、原子力災害発生時に、事態の収束・復旧に向け、原子力防災組織があらかじめ定
めた機能を有効に発揮できることを確認するために年１回実施するものです。
（平成25年２月18日お知らせ済み）【訓練のシナリオ】～以下の過酷な条件を想定～【訓練項目】

福島第二の全プラント（１～４号機）は冷温停止中のところ、・福島県浜通り地方で震度６弱の地震が発生し、外部電源が喪失。
・その後、震度６強の地震による津波の襲来を受けて、「交流電源を供給する全ての設備の機能」、「海水を使用して原子炉施設を冷却する全ての設備の機能」
及び「使用済燃料プールを冷却する全ての設備の機能」が喪失。

○電源車による電源確保訓練○原子炉・使用済燃料プールへの注水訓練○ガラ撤去等訓練○緊急被ばく医療訓練○モニタリング訓練○避難誘導訓練○水素爆発防止訓練○通報訓練○緊急呼び出し訓練 等（参加人数：２日間で延べ約660名）

主な訓練の実施内容◎電源車による電源確保訓練◎原子炉・使用済燃料プールへの注水訓練

全交流電源喪失時に、原子炉・使用済燃料プールへの注水や除熱機能を維持するため、電源車を利用して必要な電源を供給する訓練

消防車を使用し、原子炉や使用済燃料プールへ淡水及び海水の注入を行う訓練

電源車からのケーブル引き出し（２号機）ケーブル接続箱へのつなぎ込み（２号機）

原子炉建屋への送水準備（２号機）◎緊急被ばく医療訓練◎ガラ撤去等訓練

原子炉建屋内において、放射性物質による汚染を伴う負傷者の発生を想定し、汚染測定、除染、応急処置、急患移送車による搬送等を行う訓練

津波により道路上に散乱したコンクリート片等（ガラ）の障害物を重機で撤去するためのルート確認を行う訓練

現場へ向かう重機（構内）

消火ホースのつなぎ込み(２号機)現場でのルート確認（原子炉建屋周辺）

18

医療班による応急処置

急患移送車による搬送