連動設定PCソフト(FP2TG)
フレキシブルＰ-１

シリーズ

操作マニュアルVer4.0.1

ガス漏れ受信機

P型1級受信機
BVF11□□H/BVF13□□H（壁掛型）
BVF12□□F/BVF14□□F（自立型）

G型受信機・LPガス用1級受信機
BGJ35□□3H/BGJ37□□3H（G型）
BGJ36□□3H/BGJ38□□3H（LPガス用）

P型1級複合受信機
BVF35□□H/BVF37□□H（壁掛型）
BVF36□□F/BVF38□□F（自立型）

連動操作盤

アドバンスＰ-１

シリーズ

連動操作盤
BVF7115H/BVF7215H
BVF7120H/BVF7220H

P型1級受信機（自動試験機能付）
BVE11□□H/BVE13□□H/BVE16□□H（壁掛型）
BVE12□□F/BVE14□□F/BVE17□□F（自立型）

P型1級複合受信機（自動試験機能付）
BVE31□□H/BVE33□□H/BVE36□□H（壁掛型）
BVE32□□F/BVE34□□F/BVE37□□F（自立型）
P型1級受信機（自動試験機能付）（小型）BVE15□□H（露出型）
BVE15□□1（埋込型内器）
P型1級複合受信機（自動試験機能付）（小型）BVE35□□H（露出型）
BVE35□□1（埋込型内器）

Ｕオーダー
複合防災盤（Uオーダー）
BZF14/BZF15 （壁掛型）
BZF94/BZF95（自立型）
アドバンスP1受信機（Uオーダー）
BZE11/BZE12（壁掛型）
BZE91/BZE92（自立型）（□□は回線数、K付品番のKは省略）

アドバンスP1、フレキシブルP1、アドバンスP１（小型）
ガス漏れ受信機、連動操作盤●受信機の連動データなどのソフト設定内容の記録は施工責任者が保管してください。

もくじ
１．はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １－１～８
２．インストール２－１．インストールする前に ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２－１
２－２．Ｗｉｎｄｏｗｓ１０の場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２－２～４
２－３．Ｗｉｎｄｏｗｓ７／８．１の場合 ・・・・・・・・・・・・・・ ２－５～８
２－４．注意事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２－９～１２
３．業務の流れ３－１．ＦＰ２ＴＧ操作フロー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３－１
３－２．ＳＤカード操作手順：アドバンスＰ１（小型）の場合 ・・・・・ ３－２
３－３．ＳＤカード操作手順：アドバンスＰ１（小型）以外の場合 ・・・ ３－３
４．ＦＰ２ＴＧの起動 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４
５．スタートメニュー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５
６．設定データ新規作成
６－１．設定データ新規作成（標準機種） ・・・・・・・・・・・・・・ ６－１～２
６－２．設定データ新規作成（特注設定） ・・・・・・・・・・・・・・ ６－３～５
７．設定データ読込（設定データの変更・確認）・・・・・・・・・・・・・ ７
８．メインメニュー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８－１～３
９．システム設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９－１～６
１０．種別・連動設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １０－１～１０
１１．メッセージ設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １１－１～３
１２．保存 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １２
１３．帳票 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １３－１～５
１４．ＳＤ書き出し ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １４
１５．終了 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １５
１６．受信機履歴表示 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １６－１～５
１７．自動試験結果表示 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １７－１～４
１８．付録 アドバンスＰ１（小型）の場合
１８－１．設定データを受信機に読み込む方法 ・・・・・・・・・・・・・ １８－１
１８－２．受信機内の設定データをＦＰ２ＴＧに読み込む方法 ・・・・・・ １８－２
１８－３．受信機の履歴情報をＦＰ２ＴＧで表示する方法 ・・・・・・・・ １８－３
１８－４．受信機の自動試験結果をＦＰ２ＴＧで表示する方法 ・・・・・・ １８－４
１９．付録 アドバンスＰ１（小型）以外の場合
１９－１．設定データを受信機に読み込む方法 ・・・・・・・・・・・・・ １９－１
１９－２．受信機内の設定データをＦＰ２ＴＧに読み込む方法 ・・・・・・ １９－２
１９－３．受信機の履歴情報をＦＰ２ＴＧで表示する方法 ・・・・・・・・ １９－３
１９－４．受信機の自動試験結果をＦＰ２ＴＧで表示する方法 ・・・・・・ １９－４

１．はじめに連動設定PCソフト(FP2TG)は、下記受信機に対応しています。
・フレキシブルP1受信機（BVF11/12, BVF13/14, BVF35/36, BVF37/38シリーズ）
・アドバンスP1受信機（BVE11/12, BVE13/14, BVE16/17, BVE31/32, BVE33/34, BVE36/37シリーズ）
・アドバンスP1受信機（小型） （BVE15, BVE35シリーズ）
・ガス漏れ受信機（BGJ35/36, BGJ37/38シリーズ）
・連動操作盤（BVF7115H/BVF7120H, BVF7215H/BVF7220H）
・複合防災盤（Uｵｰﾀﾞｰ）（BZF14/BZF94, BZF15/BZF95）
・アドバンスP1受信機（Uｵｰﾀﾞｰ）（BZE11/BZE91, BZE12/BZE92）

FP2TGを使用すると、パソコンで設定データの作成・管理が可能です。
FP2TGで作成した設定データを受信機に読み込むだけではなく、受信機内部のデータ（設定データ※1、履歴情報、自動試験結果※2）をパソコンに読み込んで表示することもできます。
※1.受信機から読み込んだ設定データは編集可能です。
※2.自動試験結果は自動試験機能付の受信機のみ。

SDカード(SD/SDHC)
SDカードスロットは、受信機の扉内にあります。

Windowsパソコン(FP2TG)※SDXCは非対応です。

受信機＜パソコン環境＞
対応ＯＳ ：Windows10、Windows7(SP1) 、Windows8.1
解像度：XGA(1024×768)以上
Ｉ／Ｆ：SDカードスロット（またはSDカードリーダー）
ＳＤカード：8MB~32GB(SD/SDHC) ※SDカードは受信機に付属しませんので、別途ご購入ください。

注 パソコンの設定に関する注意事項●Windows10のバージョンにより、日本語入力（全角）の文字の１文字目が正しく入力
されない場合があります。
この場合は、セルをダブルクリックして編集モードにしてから入力してください。
なお、ダブルクリックするのが手間な場合は、以前のバージョンのMicrosoft IMEを使う
設定に変更することで対処できます。
＜設定手順＞①右下のタスクバーの日本語IMEのアイコン「A」「あ」を右クリックして「設定」を選択する。
②Microsoft IMEの設定画面が開くので、「全般」をクリックする。
③一番下までスクロールして、[以前のバージョンのMicrosoft IMEを使う]のスイッチを「オン」に設定する。

●Windowsの日付形式は標準形式とし、和暦に設定変更しないでください。
●ディスプレイの拡大設定は、ディスプレイの解像度に対して下記の表を参考にして設定してください。表の「○」より大きな拡大率にすると、画面からはみ出します。
解像度の一例
WXGA
フルHD

1366×768
1920×1080

ディスプレイ設定
小-100%
中-125%
大-150%

○
○

×
○

×
○

1-1

１．はじめに注

FP2TG使用時のご注意事項①受信機で必要な設定登録について
・空き回線登録、およびAP感知器の接続設定はFP2TGでは登録できません。
受信機に感知器を接続後、必ず下記登録を実施してください。
（AP感知器の増減があった場合も必要）

詳細は受信機のマニュアルを参照してください。
＜空き回線登録方法＞①すべての結線が完了後、通電を行い、盤内の「空き回線登録」スイッチを1秒以上押す。
②「一斉試験」をして、空き回線が確実に登録されたか確認してください。
＜AP感知器の自動登録方法＞ ※自動試験有の場合のみ必要①受信機をソフト設定モードで起動します。
②選択スイッチ「▲▼」で【 APｶﾝﾁｷ ｼﾞﾄﾞｳ ﾄｳﾛｸ 】を表示させ、「実行スイッチ」を押すと、すでに登録されているAP感知器の個数が表示されます。
③【 APｶﾝﾁｷ ｹﾝｻｸ ｶｲｼ 】が【 ﾊｲ 】の状態で「実行スイッチ」を押すと検索処理を開始します。
④しばらくすると見つかったAP感知器の個数が表示されるので、「実行スイッチ」を押します。
⑤【 ﾄｳﾛｸ ｼﾏｽｶ? [ﾊｲ] 】の確認画面を表示するので、再度「実行スイッチ」を押すと、【 ﾄｳﾛｸ ｶﾝﾘｮｳ 】を表示して登録完了です。

②設定データの互換性について
・FP2TG Ver1.0/2.0/3.0で作成した設定データは、FP2TG Ver4.0でも使用可能です。
なお、最新の受信機から書き出した設定データはFP2TG Ver1.0/2.0/3.0で読み込むことができないため、お使いのFP2TGを最新のバージョン(FP2TG Ver4.0以降）に更新してください。
＜FP2TG Ver1.0で作成した設定データの注意点＞
・Ver1.0で作成した件名の設定データは、Ver2.0以降で新規で作成し直さないでください。
万が一、新規作成が必要になった場合は、Ver1.0で作成した帳票を参照して、「感知器取付階設定」を現場の受信機の設定と同様にしてください。
※Ver2.0で「感知器取付階設定」の初期値と設定範囲の仕様が変更されたためです。
※Ver1.0で作成した設定データをVer2.0以降で読み込む場合は、「感知器取付階設定」
もそのまま引き継がれますので問題ありません。
・FP2TG Ver3.0以降で作成したアドバンスP1（小型）の設定データを、アドバンスP1（小型）に対応していないFP2TG Ver1.0/Ver2.0で開くと、「ファイルオープンエラー」を表示して、読み込むことができません。

1-2

１．はじめに注

FP2TG使用時のご注意事項②設定データの互換性について（続き）
・アドバンスP1（小型）以外の従来型の受信機において、受信機の設定データのテーブル構成がバージョンアップされました。
従来のテーブル構成バージョンと区別するために、FP2TG Ver4.0以降のテーブル構成バージョン
をV4とし、FP2TG Ver1.0/2.0/3.0のテーブル構成バージョンをV3以前とします。
●受信機品番とV4受信機/V3以前の受信機の関係
V3以前の受信機

V4受信機

フレキシブルP1受信機

BVF11□□H (HK)
BVF12□□F (FK)
BVF35□□H (HK)
BVF36□□F (FK)

BVF13□□H
BVF14□□F
BVF37□□H
BVF38□□F

アドバンスP1受信機

BVE11□□H / BVE13□□H
BVE12□□F / BVE14□□F
BVE31□□H (HK) / BVE33□□H
BVE32□□F (FK) / BVE34□□F

BVE16□□H
BVE17□□F
BVE36□□H
BVE37□□F

アドバンスP1受信機（小型）

BVE15□□H
BVE15□□1
BVE35□□H
BVE35□□1

対象外

ガス漏れ受信機

BGJ35□□3H
BGJ36□□3H

BGJ37□□3H
BGJ38□□3H

連動操作盤

BVF7115H
BVF7120H

BVF7215H
BVF7220H

複合防災盤（Ｕオーダー）

BZF14
BZF94

BZF15
BZF95

アドバンスP1受信機（Ｕオーダー）

BZE11
BZE91

BZE12
BZE92

＜受信機側の設定データの互換性＞
・V3以前の受信機にV4受信機の設定データを読み込むことはできません。
FP2TGにて新規で設定データを作成する場合はよくご確認の上、作成してください。（P6-2参照）
FP2TG Ver4.0はV4受信機の設定データだけでなく、V3以前の受信機の設定データを新規作成することもできます。
・V4受信機はV3以前の受信機の設定データも読み込み可能です。
（読み込み時にV4受信機のテーブル構成に自動的に更新されます）＜FP2TG側の設定データの互換性＞
・FP2TG Ver4.0は、V3以前の設定データも読み込み可能です。
既存の設定データをFP2TGで読み込むと、自動的にテーブル構成バージョンを判別して動作し、保存時もテーブル構成を変更せずに保存します。
・FP2TG Ver4.0で作成したV4受信機の設定データを、FP2TG Ver1.0/2.0/3.0で開くと、「ファイルオープンエラー」を表示して、読み込むことができません。

1-3

１．はじめに注

FP2TG使用時のご注意事項③受信機の機種による設定内容の違いについて＜アドバンスP1（小型）以外 ＞

自動試験有無（※1）
プリンタ有無（※2）

アドバンスP1
P型1級受信機

アドバンスP1P型1級複合受信機

フレキシブルP1
P型1級受信機

フレキシブルP1
P型1級複合受信機○（有固定 ）○（有固定

×（なし固定）×（なし固定）×（なし固定）×（なし固定））△△（特注設定のみ可） （特注設定のみ可）

非常放送/地区音響切替設定（※3）

×（設定不可）×（設定不可）×（設定不可）×（設定不可）地区音響導通試験 空き回線設定○（設定可 ）○（設定可

×（設定不可）×（設定不可）代表移信設定）Ｐ９-３ ．参照

2信号感知器×（設定不可）○（設定可）

×（設定不可）×（設定不可）防排煙感知器、防排煙復帰制御

×（設定不可）○（設定可）

×（設定不可）

○（設定可

ガス漏れ

×（設定不可）×（設定不可）×（設定不可）×（設定不可）終端器設定）

Ｐ１０-６ ．⑦参照

連動Dn設定×（設定不可）○（設定可）

×（設定不可）○（設定可）

連動Bn設定○（設定可 ）

○（設定可

）

○（設定可

）

○（設定可

）

メッセージ設定（※4）○（設定可 ）

○（設定可

）

○（設定可

）

○（設定可

）

メッセージの拡大設定（※5）○（設定可 ）

○（設定可

）

○（設定可

）

○（設定可

）

G型受信機・
LPガス受信機

GP型受信機

GP型複合受信機

連動操作盤

自動試験有無（※1）

×（なし固定）

○（設定可

）

○（設定可

）

×（なし固定）プリンタ有無（※2）×（なし固定）

○（設定可

）

○（設定可

）

×（なし固定）非常放送/地区音響切替設定（※3）

×（設定不可）×（設定不可）×（設定不可）×（設定不可）地区音響導通試験 空き回線設定

×（設定不可）△△(自動試験有のみ可) (自動試験有のみ可)

×（設定不可）代表移信設定Ｐ９-３．参照

Ｐ９-４．参照

Ｐ９-４．参照

2信号感知器×（設定不可）×（設定不可）防排煙感知器、防排煙復帰制御

×（設定不可）×（設定不可）

○（設定可

）

○（設定可

ガス漏れ

○（設定可 ）

○（設定可

○（設定可

）

×（設定不可）終端器設定×（設定不可）連動Dn設定×（設定不可）×（設定不可）

○（設定可

）

○（設定可

連動Bn設定×（設定不可）

○（設定可

）

○（設定可

）

×（設定不可）メッセージ設定（※4）○（設定可 ）

○（設定可

）

○（設定可

）

○（設定可

）

メッセージの拡大設定（※5）○（設定可 ）

○（設定可

）

○（設定可

）

○（設定可

）

）

△
(自動試験有のみ可)

×（設定不可））Ｐ１０-６ ．⑦参照）（※1）自動試験なしのときは、自動試験感知器（ＡＰ感知器）は接続できません。
（※2）プリンタ有のときは、オプションスイッチ５はプリンタ停止専用になります。
（※3）アドバンスP1（小型）以外の場合は、受信機の地区音響／非常放送切替コネクタにて設定します。
（※4）アドレスメッセージは自動試験有の場合に設定可能です。回線メッセージは全機種設定可。
（※5）V4受信機の場合に拡大表示可能です。（拡大表示ができるのは数字のみです）

1-4１．はじめに注

FP2TG使用時のご注意事項③受信機の機種による設定内容の違いについて（続き）＜アドバンスP1（小型）＞
アドバンスP1
P型1級受信機（小型）

アドバンスP1P型1級複合受信機（小型）

自動試験有無○（有固定）

プリンタ有無×（なし固定）×（なし固定）非常放送/地区音響切替設定

○（設定可

）

○（設定可

）

地区音響導通試験 空き回線設定

○（設定可

）

○（設定可

）

代表移信設定○（有固定）

Ｐ９-５ ．参照

2信号感知器×（設定不可）○（設定可）

防排煙感知器（※1）×（設定不可）

○（設定可

）

ガス漏れ

×（設定不可）×（設定不可）終端器設定

Ｐ１０-６．⑦参照

連動Dn設定×（設定不可）○（設定可）

連動Bn設定

○（設定可

）

○（設定可

）

メッセージ設定（※2）

○（設定可

）

○（設定可

）

メッセージの拡大設定（※3）

○（設定可

）

○（設定可

）

（※1）防排煙復帰制御は設定できません。
（※2）アドレスメッセージ、および回線メッセージの設定が可能です。
（※3）拡大表示ができるのは数字のみです。

④設定データの管理について
・設定データは工事店様にて管理（設定データのバックアップ、最新データの管理など）をお願い致します。
現場の受信機操作部で設定変更を行った場合は、必ずSDカードに受信機内の設定データを書き出して持ち帰ってください。

1-5

１．はじめに注

FP2TG使用時のご注意事項⑤設定データの照合について
・設定データはデータの更新バージョンを持っていません。
受信機内の設定データとの照合が必要な場合は、件名名称と更新日時を確認してください。
＜件名名称と更新日時の確認方法＞
・アドバンスP1(小型)受信機の場合①受信機の「トラブル・履歴確認スイッチ」を押すと、【 ﾄﾗﾌﾞﾙ ｶｸﾆﾝ 】を表示します。
②選択スイッチ「▲」で【 ｿﾌﾄ ｾｯﾃｲ ｶｸﾆﾝ 】を表示させ、「実行スイッチ」を押すと、【 ｶｲｾﾝ ｼｭﾍﾞﾂ 】を表示します。
③選択スイッチ「▲」を２回押して【 ｾｯﾃｲ ﾃﾞｰﾀ ｼﾞｮｳﾎｳ 】を表示させ、「実行スイッチ」
を押すと、液晶表示部に設定データの件名名称と更新日時を表示します。
・アドバンスP1(小型)受信機以外の場合①受信機盤内の「ソフト設定スイッチ」を約２秒間押し続けると、液晶表示部に【 ｶｲｾﾝ ｼｭﾍﾞﾂ 】を表示します。
②選択スイッチ「▲」を２回押して【 ｾｯﾃｲ ﾃﾞｰﾀ ｼﾞｮｳﾎｳ 】を表示させ、「実行スイッチ」
を押すと、液晶表示部に設定データの件名名称と更新日時を表示します。
※詳細は、受信機の設定マニュアル「通常監視中にソフト設定内容を確認する方法」を参照。

⑥設定データのファイル名について・受信機がSDカードから読み込むことができる設定データのファイル名は[TABLE.2TG]固定です。
FP2TGの「SD書き出し」機能を使うと、ファイル名を自動的に[TABLE.2TG]に変更してSDカー
ドにコピーします。「SD書き出し」機能を使わずに設定データを手動でSDカードにコピーして受信機に読み込むときはファイル名を[TABLE.2TG]に変更してください。
⑦受信機の機種選択（または特注時の受信機構成）について
・受信機の機種選択（または特注時の自動試験設定、プリンタ設定、回線設定）は最初の１回のみ必要となり、確定後は変更することができません。
設置されている受信機の機種（または特注時の受信機構成）を確認の上、間違いのないように設定してください。
もし、後で機種の変更（または特注時の受信機構成の変更）が必要になったときは、再度新規作成（全ての設定データを最初から登録し直す）する必要がありますので、注意してください。
⑧SDカードのフォーマットについて
・SDカードをフォーマットする場合は、Windowsのドライブアイコンを右クリックしたメニュー
からのフォーマット機能は使用せず、必ずSD専用のSDフォーマッターを使用してください。
なお、SDフォーマッターはSDアソシエーションのWebサイトからダウンロードできます。
⑨免責事項
FP2TGは、.Net Framework および Access database engine 2010 を使用して動作します。
FP2TGをインストールすることにより、お客様にてご使用中のソフトウェアの動作に影響が出た場合は、上記全てのソフトウェアをアンインストールして、ご使用をお控えください。
なお、本ソフトウェアをインストールすることによって生じる他ソフトウェアへの動作影響については、責任を負いかねますので、ご了承ください。

1-6

２．インストール
２－１．インストールする前に
注 FP2TGは、下記OSに対応しています。

FP2TG

Windows7 SP1(32bit/64bit)

Windows8(32bit/64bit)

Windows8.1(32bit/64bit)

Windows10(32bit/64bit)

○

×

○

○

＜インストール手順について＞・FP2TGは .Net Framework 4.5.2 および Access database engine 2010 を使用して動作します。
・FP2TGのセットアップ ( Setup.exe ) を実行すると、下記順にインストールを行います。
①.NET 4.5.2 および.NET 4.5.2（日本語 Language Pack）②Access database engine 2010
③FP2TGアプリケーションプログラム
インストール時は上記①～③の有無をインストーラが自動的に判断してインストールします。
（既にインストールされている対象は、インストールを省略します）※②のインストール完了後、再度Setup.exeの実行が必要です。

＜補足事項＞
・Windows10の場合は②、③のみインストールされます。
※Windows10の場合は、予めWindowsにインストールされている.NET4.6以降を使用するため、.NET4.5.2のインストールは行いません。
・FP2TGのバージョンアップ時は③のみインストールされます。（①と②は最初の１回のみ必要）●インストール前の準備（拡張子を表示する設定を行います）
・「コントロールパネル」の「エクスプローラのオプション」（旧名称：フォルダーオプション）を開き、「表示」タブをクリックします。
・詳細設定の項目を下にスクロールし、「□登録されている拡張子は表示しない」のチェックを外して「ＯＫ」をクリックしてください。

＜フォルダーオプション画面の開き方＞
Windows10の場合は、エクスプローラを開いて、「ファイル」メニューの「フォルダーと検索のオプションの変更」から開く
方法が簡単です。

2-1

２．インストール（Windows10の場合）
２－２．インストール（Windows10の場合）●インストールフォルダの構成＜新規インストールの場合＞・Windows10の場合は、「DotNetFX452」フォルダがなくても新規インストール可能です。
＜バージョンアップの場合＞
・既に古いバージョンのFP2TGがインストール済の場合は、「FP2TG.msi」と「setup.exe」の2ファイルのみでインストールできます。
※バージョンアップ時は「ACCESS」フォルダと「DotNetFX452」フォルダはなくても可。

●インストール開始（１）「FP2TG_Setup_x.x.x」フォルダの中の「Setup.exe」アイコンをダブルクリックします。
（x.x.xはバージョン）
セットアップのアイコン●Microsoft Access database engine 2010 のインストール（２）「Setup.exe」を実行すると、Access database engine 2010のインストール を行います。
Access database engine 2010がインストールされていない場合は、インストールの確認画面を表示します。
「はい」をクリックしてください。
既にAccess database engine 2010
が入っている場合は、インストールをスキップして（８）のFP2TGを
インストールします。

※ユーザーアカウント制御の確認ダイアログが表示されます。
許可が必要ですので、「はい」をクリックしてください。
※ユーザーアカウント制御の確認ダイアログが表示されず、タスクバー上で盾のアイコンが点滅している場合は、そのアイコンをクリックしてください。

2-2

２．インストール（Windows10の場合）（３）「次へ」をクリックしてください。

（４）ライセンス確認画面で、同意のチェックを入れて「次へ」をクリックしてください。

※インストール画面が表示されず、タスクバー上でセット
アップのアイコンが点滅している場合は、そのアイコンをクリックしてください。

（５）「インストール」をクリックしてください。

（６）Access database engine 2010のインストール
を開始します。

（７）セットアップ完了のダイアログが表示されたら、「ＯＫ」をクリックしてください。

次に FP2TG をインストールします。
再度「Setup.exe」を実行してください。

2-3

２．インストール（Windows10の場合）●FP2TG のインストール

Access database engine 2010 がインストールされていない場合は、(2)Access database engine 2010のインストール画面を表示します。

（８）FP2TGのセットアップ画面が表示されます。
「次へ」をクリックしてください。

（９）使用するユーザーの選択をして、「次へ」をクリックしてください。

（１０）「次へ」をクリックしてください。

※ユーザーアカウント制御の確認ダイアログが表示されます。
「この不明な発行元からのアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか？」と表示されたら、「はい」をクリックしてください。

（１１）FP2TGのインストールを開始します。

注（１２）「閉じる」をクリックして完了です。

FP2TGが正しくインストールできなかった場合は、再度「Setup.exe」を実行してください。

2-4

２．インストール（Windows7 / 8.1の場合）
２－３．インストール（Windows7/8.1の場合）●インストールフォルダの構成＜バージョンアップの場合＞
・既に古いバージョンのFP2TGがインストール済の場合は、「FP2TG.msi」と「setup.exe」の2ファイルのみでインストールできます。
※バージョンアップ時は「ACCESS」フォルダと「DotNetFX452」フォルダはなくても可。
●インストール開始（１）「FP2TG_Setup_x.x.x」フォルダの中の「Setup.exe」アイコンをダブルクリックします。
（x.x.xはバージョン）
セットアップのアイコン●Microsoft .Net Framework 4.5.2 のインストール
はじめに.Net Framework 4.5.2 および .Net Framework 4.5.2（日本語 Language Pack）のインストールを行ないます。
（２）.NET4.5.2 または NET4.5.2（日本語）がインストールされていない場合は、.NET4.5.2のライセンス確認画面を表示します。「同意する」をクリックしてください。

既に.NET4.5.2と.NET4.5.2（日本語）の両方が入っている場合は、インストールをスキップして（４）Access database engine 2010 をインストールします。

※ユーザーアカウント制御の確認ダイアログが表示されます。
許可が必要ですので、「はい」をクリックしてください。

2-5

２．インストール（Windows7 / 8.1の場合）（３） .NET4.5.2 のインストールを開始します。

注.NET4.5.2のインストール完了後に再起動が必要になった場合は、再起動後に再度「Setup.exe」を実行してください。

.NET4.5.2と.NET4.5.2（日本語）のインストールが完了すると、続いてAccess database engine 2010のインストール確認画面が表示されます。

●Microsoft Access database engine 2010 のインストール（４）Access database engine 2010 がインストールされていない場合は、インストールの確認画面を表示します。
「はい」をクリックしてください。

既にAccess database engine 2010
が入っている場合は、インストールをスキップして（１０）のFP2TGを
インストールします。

※ユーザーアカウント制御の確認ダイアログが表示されます。
許可が必要ですので、「はい」をクリックしてください。
※ユーザーアカウント制御の確認ダイアログが表示されず、
タスクバー上で盾のアイコンが点滅している場合は、そのアイコンをクリックしてください。

（５）「次へ」をクリックしてください。

※インストール画面が表示されず、タスクバー上でセット
アップのアイコンが点滅している場合は、そのアイコンをクリックしてください。

（６）ライセンス確認画面で同意のチェックを入れて、「次へ」をクリックしてください。

2-6

２．インストール（Windows7 / 8.1の場合）（７）「インストール」をクリックしてください。

（８）Access database engine 2010のインストールを開始します。

（９）セットアップ完了のダイアログが表示されたら、「ＯＫ」をクリックしてください。

次にFP2TGをインストールします。
再度「Setup.exe」を実行してください。

2-7

２．インストール（Windows7 / 8.1の場合）●FP2TG のインストール.NET4.5.2と.NET4.5.2（日本語）またはAccess database engine 2010
がインストールされていない場合は、（２）.NET4.5.2 または（４）Access database engine 2010のインストール画面を表示します。

（１０）FP2TGのセットアップ画面が表示されます。
「次へ」をクリックしてください。

（１１）使用するユーザーの選択をして、「次へ」をクリックしてください。

（１２）「次へ」をクリックしてください。

（１３）FP2TGのインストールを開始します。

※ユーザーアカウント制御の確認ダイアログが表示されます。
許可が必要ですので、「はい」をクリックしてください。

（１４）「閉じる」をクリックして完了です。

注

FP2TGが正しくインストールできなかった場合は、再度「Setup.exe」を実行してください。

2-8

２．インストール（注意事項）
２－４．インストール（注意事項）●Adobe Reader のインストール
FP2TGの帳票(PDF)を表示する場合は、Adobe Acrobat Reader DCが必要です。
お使いになるパソコンにAdobe Acrobat Reader DCがインストールされていない場合は、AdobeのWebサイトからダウンロードしてインストールしてください。
※EdgeなどのWebブラウザでPDFを開くと、レイアウトが多少ズレて表示されます。

●FP2TGのバージョンアップ方法
FP2TGをバージョンアップする場合は、Setup.exeを実行してください。
すでにインストールされている古いバージョンのFP2TGを自動的にアンインストールした後、新しいバージョンのFP2TGがインストールされます。

●FP2TGのアンインストール方法
FP2TGをアンインストールする場合は、「コントロールパネル」の「プログラムと機能※」を開いて表示される一覧の中から「FP2TG」をダブルクリックします。
確認ダイアログが表示されますので、「はい」を選択すると、アンインストールされます。
.Net 4.5.2、. Net 4.5.2（日本語）、
Access database engine 2010も同様の手順でアンインストール可能です。
※Windows10の場合は、FP2TGをコントロールパネルからアンインストールする方法以外に、スタートメニューの設定＞アプリ＞アプリと機能の画面から[FP2TG]を選択して、[ｱﾝｲﾝｽﾄｰﾙ]をクリックする方法があります。
※Windows10の場合は、.NETのアンインストールはできません。（アンインストールしないでください）※Windows8.1の場合に.NET4.5.2を削除するときは、「プログラムと機能」の「インストールされた更新プロ
グラムを表示」を開いて表示される、(KB2934520)と(KB2934508)がそれぞれ .Net 4.5.2,と. Net 4.5.2（日本語）に対応していますので、該当のプログラムを選択して削除します。

●同じバージョンのFP2TGをインストールしようとした場合
既にFP2TGがインストールされている状態で、同じバージョンのFP2TGのインストーラを起動すると、
下記画面を表示します。
何もしない場合は、「キャンセル」をクリックしてください。
FP2TGの修復、または削除を行なう場合は、いずれかを選択して「完了」をクリックしてください。

注

FP2TGが既にインストールされているが、Access database engine 2010がインストールされていない場合は、「◎FP2TGの修復」を選択するとSetup.exeを実行する
都度、この画面の表示を繰り返します。
「◎FP2TGの削除」を選択して削除して
ください。

2-9

２．インストール（注意事項）●64bit版のオフィス製品がインストールされている場合
Access database engine 2010のインストール時に、以下の画面を表示してAccess database engineのインストールができないことがあります。
この場合、以下の手順でAccess database engineをインストールしてください。

（１）「FP2TG_Setup_x.x.x」フォルダの中の「ACCESS」フォルダを開く。

（２）アドレスバーに「cmd」と入力し、Enterキーを押下する。

2-10

２．インストール（注意事項）（３）コマンドプロンプトが起動するので、「AccessDatabaseEngine.exe /passive」と入力し、Enterキーを押下します。

（４）Access database engineのインストールが開始されます。

（５）インストールが完了したら、Windowsのスタートメニューを開いて「regedit.exe」を検索ボックスに入力し、Enterキーを押下すると、レジストリエディタが開きます。
（６）「HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Microsoft¥Office¥14.0¥Common¥FilesPaths」にある「mso.dll」エントリを右クリックメニューを開いて削除してから、レジストリエディタを閉じます。

2-11

２．インストール（注意事項）●FP2TGのインストール後に64bit版のオフィスをインストールする場合
64bit版のOfficeをインストールしようとすると、以下の画面が表示される場合があります。
この場合、以下の手順でOfficeをインストールしてください。

（１）FP2TGで使用している32bit版のAccess database engineを一旦アンインストールしないと、64bit版のOfficeがインストールできません。コントロールパネルの「プログラムと機能」
からAccess database engineをアンインストールします。
（２）Access database engineのアンインストールが完了後、Officeをインストールします。
（３）Officeのインストールが完了したら、「FP2TG_Setup_x.x.x¥ACCESS」フォルダ内の「 AccessDatabaseEngine.exe 」を実行して、Access database engineを再インストール
してください。

2-12

３．業務の流れ
設定データを作成するときの業務の流れを示します。

３－１．FP2TG操作フロー

はFP2TGのメニューボタンを示します。
（Ｐ４）※４ページ参照

ＦＰ２ＴＧの起動

設定データをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸで起動

履歴情報をﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸで起動

自動試験結果をﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸで起動

パスワード入力

パスワード入力

パスワード入力

パスワード入力（Ｐ５）【スタートメニュー】＜履歴情報表示＞受信機からSDカードに書き出した履歴情報をリスト表示します。
（Ｐ１６）

（Ｐ７）

（Ｐ６）

設定データ
新規作成

受信機構成
設定（★）

設定データ
読込

（Ｐ１７）

履歴情報
表示

自動試験
結果表示※

保存

保存

終了

＜自動試験結果表示＞
受信機からSDカードに書き出した自動試験結果をリスト表示します。

※自動試験有の場合のみ
FP2TGを終了します。 ＜保存＞

履歴画面または自動試験結果
画面を、PDFまたはCSV形式
にて帳票出力します。

★新規作成時は、はじめに「受信機構成設定」を行います。
⇒受信機の機種を選択（特注の場合は回線数・自動試験有無・プリンタ有無を設定）（注）最初の１回のみ設定し、確定後は変更できません。
メインメニュー内の下記の流れは一般的な登録の流れを記載しています。
順序は入れ替わっても問題ありません。
（Ｐ８）【メインメニュー】（Ｐ９）

システム設定（Ｐ１0）

種別・連動設定（Ｐ１１）

メッセージ設定（注）AP感知器の設定はFP2TGでは登録しません。
（受信機盤面にてAP感知器の自動登録操作が必要です）
受信機の様々なシステム設定を行います。
・件名名称設定、システム設定（TA,TC設定など）
・地区音響導通試験 空き回線設定（自動試験有の場合のみ）
・代表移信設定・移信ユニット追加登録（アドバンスP1（小型）以外のみ）
各回線毎の種別設定、感知器取付階設定、終端器設定、および連動設定を行います。

火災発生時に受信機液晶表示部に表示させる部屋番号メッセージ（回線メッセージ、
アドレスメッセージ※）を設定します。
※アドレスメッセージは自動試験有の場合のみ

（Ｐ１２）

保存

設定データを保存します。

（Ｐ１３）

帳票
（Ｐ１４）

ＳＤ書き出し設定データをPDFまたはCSV形式で帳票出力します。
SDカードに設定データをコピーします。（設定データを [TABLE.2TG] にリネームしてコピー）（注）編集中は書き出しできません。
※編集中とはデータ更新してから「保存」するまでの間

（Ｐ１５）

終了

FP2TGを終了します。

3-1

３．業務の流れ（SDカード操作手順）
３－２．SDカード操作手順：アドバンスP1（小型）の場合
SDカードを使って、パソコンと受信機の間で設定データを読み書きするときの手順を示します。
（詳細はＰ１８．付録 アドバンスP1（小型）の場合 を参照）
１）FP2TGで作成した設定データを受信機に読み込む場合＜受信機操作手順＞[SD書き出し]FP2TG①点検スイッチを長押し状態で、電源をONし、ソフト設定モードで起動

SDカード②選択スイッチ「▲」で液晶表示部に【セッテイ ＳＤ ヨミコミ】を表示させ、「実行スイッチ」を押す

２）受信機内の設定データをFP2TGに読み込む場合[設定データ読込]＜受信機操作手順＞①トラブル・履歴確認スイッチを押す②選択スイッチ「▲」で液晶表示部に【ソフト セッテイ カクニン】を表示させ、「実行スイッチ」を押す

FP2TG

SDカード

③選択スイッチ「▲」で液晶表示部に【セッテイ ＳＤ カキダシ】を表示させ、「実行スイッチ」を押す

FP2TGで作成した設定データを受信機に読み込み、現場の受信機操作部で設定変更した後、その設定データを書き出して再びFP2TGで編集するなど、柔軟な対応が可能です。

３）受信機の履歴情報をFP2TGで表示する場合[受信機履歴表示]

FP2TG

SDカード

＜受信機操作手順＞①トラブル・履歴確認スイッチを押す②選択スイッチ「▼」で液晶表示部に【リレキ ＳＤ カキダシ】を表示させ、「実行スイッチ」を押す

４）受信機の自動試験結果をFP2TGで表示する場合[自動試験結果表示]＜受信機操作手順＞①トラブル・履歴確認スイッチを押す②選択スイッチ「▼」で液晶表示部に【ジドウシケン ケッカ ＳＤ カキダシ】
を表示させ、「実行スイッチ」を押す

FP2TG

SDカード

3-2

３．業務の流れ（SDカード操作手順）
３－３．SDカード操作手順：アドバンスP1（小型）以外の場合
SDカードを使って、パソコンと受信機の間で設定データを読み書きするときの手順を示します。
（詳細はＰ１９．付録 アドバンスP1（小型）以外の場合 を参照）
１）FP2TGで作成した設定データを受信機に読み込む場合＜受信機操作手順＞[SD書き出し]①盤内のソフト設定スイッチを長押し状態で、電源をONし、ソフト設定モードで起動

FP2TG

SDカード

②選択スイッチ「▲」で液晶表示部に【セッテイ ＳＤ ヨミコミ】を表示させ、「実行スイッチ」を押す

２）受信機内の設定データをFP2TGに読み込む場合[設定データ読込]＜受信機操作手順＞①盤内のソフト設定スイッチを２秒以上長押しをして、ソフト設定確認画面を表示

FP2TG

SDカード

②選択スイッチ「▲」で液晶表示部に【セッテイ ＳＤ カキダシ】を表示させ、「実行スイッチ」を押す

FP2TGで作成した設定データを受信機に読み込み、現場の受信機操作部で設定変更した後、その設定データを書き出して再びFP2TGで編集するなど、柔軟な対応が可能です。

３）受信機の履歴情報をFP2TGで表示する場合[受信機履歴表示]

FP2TG

SDカード

＜受信機操作手順＞①履歴確認スイッチを押す②選択スイッチ「▼」で液晶表示部に【リレキ ＳＤ カキダシ】を表示させ、「実行スイッチ」を押す

４）受信機の自動試験結果をFP2TGで表示する場合（自動試験有の場合のみ）[自動試験結果表示]

FP2TG

SDカード

＜受信機操作手順＞①履歴確認スイッチを押す②選択スイッチ「▼」で液晶表示部に【ジドウシケン ケッカ ＳＤカキダシ】
を表示させ、「実行スイッチ」を押す

3-3

４．FP2TGの起動
Windowsを起動し、アイコンをダブルクリックして下さい。

下記のパスワード入力画面を表示しますので、パスワードを入力して[OK]をクリックしてください。

※パスワードは pew です。

パスワードが通ると、Ｐ５．スタートメニューを表示します。

FP2TGの起動は、データのアイコンを直接ダブルクリックする方法もあります。
設定データ（2TGファイル）・設定データを開いた場合は、パスワード入力後にＰ８．メインメニューを表示します。

履歴情報（2LGファイル）・履歴情報を開いた場合は、パスワード入力後にＰ１６．受信機履歴画面を表示します。

自動試験結果（2ALファイル）・自動試験結果を開いた場合は、パスワード入力後にＰ１７．自動試験結果画面を表示します。

4５．スタートメニューパスワードが通ると、スタートメニューを表示します。

①
②

③

④

⑤

⑥

①バージョン情報
FP2TGのプログラムバージョンを表示します。
②設定データ新規作成
設定データを新規作成します。
新規作成時は、はじめに受信機の機種を選択します。
※特注の場合は、自動試験の有無、プリンタの有無、および回線数を設定します。
（詳細はＰ６．設定データ新規作成を参照）③設定データ読込
設定データを読み込みます。
設定データの確認、追加、修正を行います。
（詳細はＰ７．設定データ読込を参照）④受信機履歴表示
受信機の履歴情報を読み込んで、履歴画面を表示します。
（詳細はＰ１６．受信機履歴表示を参照）⑤自動試験結果表示
受信機の自動試験結果を読み込んで、自動試験結果画面を表示します。
（詳細はＰ１７．自動試験結果表示を参照）⑥終了
FP2TGを終了します。

5

６．設定データ新規作成（標準機種）
６－１．設定データ新規作成（標準機種）
スタートメニューの「設定データ新規作成」をクリックすると、機種選択画面を表示します。
設置されている受信機の機種を選択後、「選択」ボタンをクリックすると、確認ダイアログを表示します。
決定する場合は「ＯＫ」をクリックすると、Ｐ８．メインメニューを表示します。
再度設定をやり直す場合は、「キャンセル」をクリックします。

＜確認ダイアログ＞※「地区音響出力数」と「移信出力数」により、オプションの移信
ユニット追加登録数の上限が決まります。
（P9-5.⑫オプションユニット設定参照）※アドバンスP1（小型）の場合、移信出力数は感知器総回線数と同じ数が設定されます。
（アドバンスP1（小型） で回線別移信出力を使用する場合は、
移信用リレーユニット（別売）が必要です）

6-1

６．設定データ新規作成（標準機種）
注受信機の機種選択は最初の１回のみ必要となり、機種の確定後は変更することができません。
設置されている受信機の機種を確認の上、間違いのないように設定してください。
もし、後で機種の変更が必要になったときは、再度新規作成（全ての設定データを最初から登録し直す）する必要がありますので、注意してください。
※受信機の機種の構成と合っていない設定データを受信機に読み込んだときは、受信機の液晶表示部にエラー「コウセイガチガイマス」を表示し、受信機に設定データを読み込みません。
※受信機の機種が異なる設定データを受信機に読み込んだときは、受信機の液晶表示部にエラー「SDカード ヨミコミ Err」 を表示し、受信機に設定データを読み込みません。
・アドバンスP1（小型）の設定データを、アドバンスP1（小型）以外の受信機に読み込んだとき・アドバンスP1（小型）以外の設定データをアドバンスP1（小型）受信機に読み込んだとき・テーブル構成バージョンがV4の設定データをV3以前の受信機に読み込んだとき

注 旧品番の受信機の設定データを新規作成する場合の注意点
・フレキシブルＰ１受信機
・アドバンスＰ１受信機
・ガス漏れ受信機
・連動操作盤（旧品番：BVF11/12/35/36シリーズ）（旧品番：BVE11/12/31/32, BVE13/14/33/34シリーズ）（旧品番：BGJ35/36シリーズ）（旧品番：BVF7115H/7120H）

FP2TG Ver4.0から設定データのデータ構造が変わりました。
このため、上記の旧品番の受信機の設定データを新規作成する場合は、予め「オプション」
ボタンをクリックして「◎V3以前の受信機」（上記の旧品番）を選択してから、機種選択（機種選択画面の右側に表示される品番を確認）をしてください。

※オプション設定画面で「◎V3以前の受信機」を選択せずに設定データを作成すると、上記の旧品番の受信機に設定データを読み込むことができません。
※新規作成ではなく、既存の設定データをFP2TGで読み込んだときは、設定データのバージョンを自動的に判別して動作します。

6-2

６．設定データ新規作成（特注設定）
６－２．設定データ新規作成（特注設定）
スタートメニューの「設定データ新規作成」をクリックすると、機種選択画面を表示します。
該当する受信機の「特注設定」を選択してください。
「特注設定」を選択後、「選択」ボタンをクリックすると、特注設定画面を表示します。

・P型1級受信機・P型1級複合受信機の場合「感知器総回線数」は、「自火報兼用回線（白窓）」と「自火報・防排煙兼用回線（黄窓）」の合計の回線数です

・G型受信機・LPガス受信機の場合「防排煙回線数」は、「自火報・防排煙兼用
回線（黄窓）」の回線数です

6-3

６．設定データ新規作成（特注設定）
・GP型受信機・GP型複合受信機の場合・連動操作盤の場合「感知器総回線数」には、「防排煙回線数」に設定した値が設定されます

設置されている受信機のハード構成(ユニット構成)を確認の上、自動試験の有無、プリンタの有無、および回線数を設定してください。
※「地区音響出力数」と「移信出力数」により、オプションの移信ユニット追加登録数の上限が決まります。
（P9-5.⑫オプションユニット設定参照）※回線数の設定は、現地設定変更後の各回線数ではなく、元々の受信機のハード構成（ユニット構成）での各回線数を設定してください。

「作成」をクリックすると、設定内容に間違いがないかエラー検出を行いますので、エラーがなくなるように設定内容を修正してください。
以下のエラー条件に当てはまる場合は、 アイコンを該当箇所に表示します。
ここにマウスカーソルを合わせて、エラー内容を確認してください。
(1)

感知器総回線数を超えています。
（エラー条件）感知器総回線数より防排煙回線数が多い(2)

自火報兼用回線が登録されていません。
（エラー条件）自火報兼用回線がない（感知器総回線数－防排煙回線数が０）(3)

地区音響ユニット数と移信ユニット数の合計が10ユニットを超えています。
（エラー条件）地区音響ユニットと移信ユニットの合計が10を超えている(4)

地区音響出力数が感知器総回線数と異なります。
（エラー条件）地区音響出力数が感知器総回線数と異なる（感知器総回線数が10,15,20の場合）(5)

地区音響出力数が25未満です。
（エラー条件）地区音響出力数が25未満（感知器総回線数が25以上の場合）(6)

自動試験「なし」、プリンタ「有」は設定できません。
（エラー条件）自動試験なし設定にプリンタが登録されている。

(7)

感知器総回線数とガス漏れ回線数の合計が130を超えています。
（エラー条件）感知器総回線数とガス漏れ回線数の合計が130を超えている6-4

６．設定データ新規作成（特注設定）
エラーがなくなれば、確認ダイアログを表示します。
決定する場合は「ＯＫ」をクリックすると、Ｐ８．メインメニューを表示します。
再度設定をやり直す場合は、「キャンセル」をクリックします。
＜特注設定の確認ダイアログ＞

注

特注時の受信機の構成（自動試験設定、プリンタ設定、回線設定）は最初の１回のみ必要となり、機種の確定後は変更することができません。
設置されている受信機の構成を確認の上、間違いのないように設定してください。
もし、後で受信機の構成の変更が必要になったときは、再度新規作成（全ての設定データ
を最初から登録し直す）する必要がありますので、注意してください。
※受信機の構成と合っていない設定データを受信機に読み込んだときは、受信機の液晶表示部にエラー「コウセイガチガイマス」が表示され、受信機に設定データを読み込みません。
※受信機の機種が異なる設定データを受信機に読み込んだときは、受信機の液晶表示部にエラー「SDカード ヨミコミ Err」 を表示し、受信機に設定データを読み込みません。
・テーブル構成バージョンがV4の設定データをV3以前の受信機に読み込んだとき

注

旧品番の受信機の設定データを新規作成する場合の注意点
・Ｕオーダー （旧品番：BZF14/94, BZE11/91）
旧品番の特注受信機の設定データを新規作成する場合は、予め「オプション」ボタンをクリックして「◎V3以前の受信機」を選択してから、「特注設定」を選択してください。
※オプション設定画面で「◎V3以前の受信機」を選択せずに設定データを作成すると、上記の旧品番の受信機に設定データを読み込むことができません。

6-5

７．設定データ読込（設定データの変更・確認）
スタートメニューの「設定データ読込」をクリックすると、ファイル選択画面を表示します。
FP2TG設定データファイル（拡張子が”2TG”）を選択して「開く」をクリックすると、件名データを読み込み後、Ｐ８．メインメニューを表示します。
※ファイル選択画面は、デスクトップをデフォルトで選択します。

＜ファイル選択画面＞

設定データが異常の場合は、ファイルオープンエラーのダイアログを表示します。
※FP2TG Ver1.0/2.0/3.0にテーブル構成バージョンがV4の設定データを読み込んだときも、下記のエラーが出ます。
＜設定データが異常の場合＞

設定データの読み込みは、設定データのアイコン
して開くこともできます。

（2TGファイル）をダブルクリック

7８．メインメニュー
スタートメニューの「設定データ読込」をクリックすると、設定データのファイル選択画面が開きます。
設定データのファイル（拡張子が”2TG”）を選択して、「開く」をクリックすると、メインメニューを表示します。（詳細はＰ７．設定データ読込を参照）※設定データファイルを直接ダブルクリックして起動、または「設定データ新規作成」で回線設定が完了したときにもメインメニューを表示します。（Ｐ３－１．FP2TG操作フローを参照）

⑬

⑭

⑮

①

②

⑥

③
④

⑦

⑤

⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
＜感知器総回線数＞
・自火報兼用回線（白窓）と自火報・防排煙兼用回線（黄窓）の合計の回線数です。
シリーズ名と受信機種別を表示します。
メインメニューに表示される写真は代表例のため、盤の形状や回線数は反映されません。

＜防排煙回線数＞
・自火報・防排煙兼用回線（黄窓）の回線数です①タイトル
設定ツールの名称 [FP2TG]、バージョンを表示します。
設定データ編集中の場合は、末尾に（編集中）を表示します。
※⑨「保存」をクリックして設定データを保存すると、（編集中）表示が消えます。

②件名名称
件名名称を表示します。
件名名称の登録はＰ９．システム設定画面で行います。
③更新日時
設定データの更新時（⑥⑦⑧の各設定画面内で「登録」をクリックしたとき）に更新日時を更新します。

8-1

８．メインメニュー④受信機種別
受信機種別を表示します。
「P型1級受信機」「P型1級複合受信機」「P型1級受信機（小型）」「P型1級複合受信機（小型）」「G型受信機・LPガス受信機」「GP型受信機」「GP型複合受信機」「連動操作盤」⑤受信機構成「新規作成」時に設定した受信機構成を表示します。
※受信機構成の確定後は変更できません。
アドバンスP1（小型）の場合＜地区音響出力数＞
・自火報・防排煙兼用回線（黄窓）を「防排煙感知器」「防排煙感知器（APなし）」以外に設定した場合は、地区音響出力数が増加します。
＜移信出力数＞・移信出力数には、感知器総回線数と同じ数が設定されます。
※回線別移信出力は、移信用リレーユニット（別売）が必要です。
（副受信機（別売）にも同梱）⑥システム設定
システム設定、代表移信などの設定を行います。（詳細はＰ９．システム設定を参照）⑦種別・連動設定
回線毎の種別設定および連動設定を行います。（詳細はＰ１０．種別・連動設定を参照）⑧メッセージ設定
火災発生時に受信機液晶表示部に表示させる部屋番号メッセージの設定を行います。
（詳細はＰ１１.メッセージ設定を参照）⑨保存
設定データを保存します。（詳細はＰ１２．保存を参照）⑩帳票
設定データをPDFまたはCSV形式で帳票出力します。（詳細はＰ１３．帳票を参照）⑪SD書き出し設定データをパソコンからSDカードに書き出します。（詳細はＰ１４．SD書き出しを参照）⑫終了
FP2TGを終了します。（詳細はＰ１５．終了を参照）

8-2

８．メインメニュー⑬ファイルメニュー「保存」「帳票」「SD書き出し」「終了」から選択します。
（メインメニュー画面の各種ボタンを押したときと同じです）⑭ツールメニュー「システム設定」「種別・連動設定」「メッセージ設定」から選択します。
（メインメニュー画面の各種ボタンを押したときと同じです）⑮オプションメニュー●テーブル構成バージョン表示
編集中の設定データのテーブル構成バージョンを表示します。
＜テーブル構成バージョンがV3の時＞＜テーブル構成バージョンがV4の時＞●テーブル構成バージョン更新「テーブル構成バージョン更新」は選択できません。

注

テーブル構成バージョンの更新方法について
・旧品番の受信機を故障等により、新しい受信機に置き換えた場合は、既存の設定データ(テーブル構成バージョンがV3）を新しい受信機に読み込んだときに、設定データのテーブル構成バージョンがV4に自動的に更新されます。
・V4に更新された設定データを受信機からSDカードに書き出して、FP2TGに読み込むと、APなし回線の設定、および移信停止無効の設定が可能になります。

8-3

９．システム設定
メインメニューの「システム設定」をクリックすると、システム設定画面を表示します。

①

⑪

②
③
④
⑤
⑥
⑦

⑧
⑨
⑩

⑫

⑬

⑭
①件名名称
件名名称を登録します。
[半角10文字] 受信機表示用、[全角16文字] ツール表示用②自動解除時間（TA）設定 （*は初期値）
火災発生時の地区音響停止を自動的に解除する時間を設定します。
「*2分」「4分」「6分」「8分」から選択※G型受信器・LPガス受信機、連動操作盤の場合は設定不可。

③一斉鳴動移行時間（TC）設定 （*は初期値）
火災発生時の地区音響が区分鳴動から一斉鳴動に切り替わるまでの時間を設定します。
「*4分」「6分」「8分」「10分」「OFF」から選択※TA≦TCとなるように設定してください。
※G型受信器・LPガス受信機、連動操作盤の場合は設定不可。

④発報場所音声設定 （*は初期値）

フロア音声

警報音＋フロア音声＋ガイダンス音声

火災発生時に鳴動させる音響の種類を設定します。 回線音声
「フロア音声」「回線音声」「*場所音声なし」
場所音声なし「音声なし」から選択

警報音＋回線音声＋ガイダンス音声※FP2TG Ver4.0から初期値を「場所音声なし」に変更。 音声なし

警報音のみ（トラブル詳細音声もなし）

警報音＋ガイダンス音声（場所音声なし）

G型受信器・LPガス受信機の場合は、設定項目の名称と選択肢が異なります。
警報音声設定有警報音＋ガイダンス音声「*有」「なし」から選択

なし

警報音のみ（トラブル詳細音声もなし）

9-1

９．システム設定⑤蓄積開始音設定 （*は初期値）
蓄積開始の音響の有無を設定します。
「有」「*なし」を選択⑥移信停止設定 （*は初期値）
回線別移信(In-Ic)がどのスイッチで停止するかを設定します。
「*移信停止スイッチ」「非常放送連動停止スイッチ」「オプションスイッチ１～5」から選択※この設定を行っても、代表移信(Fa)の出力状態に影響はありません。
※プリンタ有の場合、「オプションスイッチ5」はプリンタ停止専用スイッチとなるため選択不可。
※G型受信器・LPガス受信機、連動操作盤の場合、「非常放送連動停止スイッチ」は選択不可。
※アドバンスP1（小型）の場合、オプションスイッチは1～4。

⑦オプションスイッチ設定 （*は初期値）
オプションスイッチ1～5による代表移信への制御方法を設定します。
「*未使用」「連動停止」「ON制御」から選択※オプションスイッチ1～5は、代表移信出力端子(Fa1～Fa5)に対応しています。
※プリンタ有の場合、「オプションスイッチ5」はプリンタ停止専用スイッチとなるため設定不可。
※アドバンスP1（小型）の場合、オプションスイッチは1～4。

⑧定時試験開始時刻設定
定時試験を開始する時刻を設定します。
時：[00]～[23] から選択（初期値：[11] ）分：[00]～[59] から選択（初期値：[00] ）※自動試験なしの場合は、設定された時刻に受信機の自己試験を行います。

⑨非常放送/地区音響切替設定 （*は初期値）
EA/B端子の用途を選択します。
「*地区音響」「非常放送」から選択※アドバンスP1（小型）の場合、FP2TGにて設定します。
※アドバンスP1（小型）以外の場合、受信機の地区音響／非常放送切替コネクタで設定します。

⑩地区音響導通試験 空き回線設定 （自動試験有の場合のみ）
地区音響回線において、導通試験を行わない回線（終端器が接続されていない回線）を設定します。
一斉鳴動出力(BL+)、区分鳴動出力(Bn)のチェック有無を設定※n=1～地区音響出力数v□「チェックあり」（導通試験あり）□「チェックなし」（導通試験なし：空き回線）※チェックなし（空き回線）に設定した場合、その回線の断線・短絡検出は行わなくなります。
※チェックなし（空き回線）に設定した場合でも、その回線への地区音響出力は行います。
※初期値は全て「チェックあり」。
※自動試験なしの場合は、設定できません。
＜アドバンスP1（小型）の場合の動作＞
・「非常放送/地区音響切替設定」を「非常放送」に設定
すると、区分鳴動出力(Bn)は全て設定不可になります。
・種別・連動設定画面にて回線種別を「防排煙感知器」
または「防排煙感知器(ＡＰなし)」に設定すると、その回線(Ln)のBnは設定不可になります。

9-2

９．システム設定⑪代表移信設定（Fa1～Fa5） （*は初期値）
代表移信を出力するための条件を設定します。
[OFF] [ON]を選択※判別しやすいようにOFFはグレー、ONは黒にしました
・P型1級受信機・P型1級複合受信機の場合
代表移信名称

設定内容
Fa1

Fa2

Fa3

Fa4

Fa5

自火報回線火災代表[OFF] *[ON][OFF] *[ON][OFF] *[ON][OFF] *[ON][OFF] *[ON]非常放送火災確認*[OFF][ON] *[OFF][ON] *[OFF][ON] *[OFF][ON] *[OFF]

[ON]

警報代表

*[OFF][ON] *[OFF][ON] *[OFF][ON] *[OFF][ON] *[OFF][ON]

トラブル代表*[OFF][ON] *[OFF][ON] *[OFF][ON] *[OFF][ON] *[OFF][ON]

防排煙監視代表*[OFF][ON] *[OFF][ON] *[OFF][ON] *[OFF][ON] *[OFF][ON]

防排煙回線火災代表[OFF] *[ON]スプリンクラー代表*[OFF][ON] *[OFF][ON] *[OFF][ON] *[OFF][ON] *[OFF][ON]

復旧スイッチ*[OFF][ON] *[OFF][ON] *[OFF][ON] *[OFF][ON] *[OFF][ON]

移信停止スイッチ*[OFF][ON] *[OFF][ON] *[OFF][ON] *[OFF][ON] *[OFF][ON]

非常放送連動停止スイッチ*[OFF][ON] *[OFF][ON] *[OFF][ON] *[OFF][ON] *[OFF][ON]

スイッチ注意灯*[OFF][ON] *[OFF][ON] *[OFF][ON] *[OFF][ON] *[OFF][ON][OFF] *[ON][OFF] *[ON][OFF] *[ON][OFF] *[ON]

ガス漏れ代表

---

---

---

---

---

ガス漏れ警報器故障代表

---

---

---

---

---

移信停止無効*[OFF][ON] *[OFF][ON] *[OFF][ON] *[OFF][ON] *[OFF][ON]※防排煙監視代表、防排煙回線火災代表 は複合受信機のみ。
※移信停止無効は下記の受信機では設定不可
フレキシブルP1：BVF11/BVF12/BVF35/BVF36シリーズ
アドバンスP1 ：BVE11/BVE12/BVE31/BVE32, BVE13/BVE14/BVE33/BVE34シリーズ

・G型受信機・LPガス受信機の場合
代表移信名称

設定内容
Fa1

Fa2

Fa3

Fa4

Fa5

自火報回線火災代表

---

---

---

---

---

非常放送火災確認

---

---

---

---

---

警報代表

*[OFF][ON] *[OFF][ON] *[OFF][ON] *[OFF][ON] *[OFF][ON]

トラブル代表*[OFF][ON] *[OFF][ON] *[OFF][ON] *[OFF][ON] *[OFF][ON]

防排煙監視代表

---

---

---

---

---

防排煙回線火災代表

---

---

---

---

---

スプリンクラー代表

---

---

---

---

---

復旧スイッチ

---

---

---

---

---

移信停止スイッチ
非常放送連動停止スイッチ*[OFF][ON] *[OFF]---[ON] *[OFF]--[ON] *[OFF][ON] *[OFF]--[ON] *[OFF][ON] *[OFF]

---

---

スイッチ注意灯*[OFF]

ガス漏れ代表[OFF] *[ON]

ガス漏れ警報器故障代表*[OFF][ON] *[OFF][ON] *[OFF][ON] *[OFF][ON]

移信停止無効*[OFF][ON] *[OFF][ON] *[OFF][ON] *[OFF][ON] *[OFF][OFF] *[ON]※移信停止無効はBGJ35/BGJ36シリーズでは設定不可[ON] *[OFF][OFF] *[ON][ON][ON] *[OFF][ON][OFF] *[ON] *[OFF][ON][OFF] *[ON]
[ON]

9-3

９．システム設定
・GP型受信機・GP型複合受信機の場合
代表移信名称

設定内容
Fa1

Fa2

Fa3

自火報回線火災代表[OFF] *[ON][OFF] *[ON]非常放送火災確認*[OFF][ON] *[OFF][ON] *[OFF]

警報代表*[OFF][ON] *[OFF]トラブル代表*[OFF]

防排煙監視代表*[OFF]

防排煙回線火災代表[OFF] *[ON]スプリンクラー代表*[OFF][ON] *[OFF][ON] *[OFF]

復旧スイッチ*[OFF][ON] *[OFF]移信停止スイッチ*[OFF]

非常放送連動停止スイッチ

Fa4[ON] *[OFF][ON][ON] *[OFF][ON] *[OFF][ON][ON] *[OFF][ON] *[OFF][ON] *[OFF][ON][ON] *[OFF][ON] *[OFF][ON] *[OFF][ON] *[OFF][ON][ON] *[OFF][ON] *[OFF][ON] *[OFF][ON] *[OFF][ON][OFF] *[ON] *[OFF][ON] *[OFF][ON][ON] *[OFF][ON] *[OFF][ON][ON] *[OFF][ON] *[OFF][ON] *[OFF][ON][ON] *[OFF][ON] *[OFF][ON] *[OFF][ON] *[OFF][ON]*[OFF][ON] *[OFF][ON] *[OFF][ON] *[OFF][ON] *[OFF][ON]

スイッチ注意灯*[OFF][ON] *[OFF][ON] *[OFF][ON] *[OFF][ON] *[OFF][ON]

ガス漏れ代表*[OFF][ON] *[OFF][ON] *[OFF][ON][OFF] *[ON] *[OFF][ON]

ガス漏れ警報器故障代表*[OFF][ON] *[OFF][ON] *[OFF][ON] *[OFF][ON]

移信停止無効*[OFF][ON] *[OFF][ON] *[OFF][ON] *[OFF][ON] *[OFF][OFF] *[ON][OFF] *[ON] *[OFF]Fa5[OFF] *[ON][ON]※防排煙監視代表、防排煙回線火災代表 は複合受信機のみ。
※移信停止無効はBZE11/BZE91,BZF14/BZF94では設定不可

・連動操作盤の場合
代表移信名称

設定内容
Fa1

Fa2

Fa3

Fa4

Fa5

自火報回線火災代表

---

---

---

---

---

非常放送火災確認

---

---

---

---

---

警報代表

*[OFF][ON] *[OFF][ON] *[OFF][ON] *[OFF][ON] *[OFF][ON]

トラブル代表*[OFF][ON] *[OFF][ON] *[OFF][ON] *[OFF][ON] *[OFF][ON]

防排煙監視代表*[OFF][ON] *[OFF][ON] *[OFF][ON] *[OFF][ON] *[OFF][ON]

防排煙回線火災代表[OFF] *[ON][OFF] *[ON][OFF] *[ON][OFF] *[ON][OFF] *[ON]スプリンクラー代表

---

---

---

---

---

復旧スイッチ*[OFF][ON] *[OFF][ON] *[OFF][ON] *[OFF][ON] *[OFF][ON]

移信停止スイッチ*[OFF][ON] *[OFF][ON] *[OFF][ON] *[OFF][ON] *[OFF][ON]

非常放送連動停止スイッチ
スイッチ注意灯--*[OFF]--[ON] *[OFF]--[ON] *[OFF]--[ON] *[OFF]--[ON] *[OFF]

ガス漏れ代表

---

---

---

---

---

ガス漏れ警報器故障代表

---

---

---

---

---

移信停止無効*[OFF][ON] *[OFF][ON] *[OFF][ON] *[OFF][ON] *[OFF]

[ON]

[ON]

※移信停止無効はBVF7115H/BVF7120Hでは設定不可

9-4

９．システム設定
・アドバンスP1（小型）の場合
代表移信名称

設定内容
Fa1

Fa2

Fa3

Fa4

Fa5

自火報回線火災代表[OFF] *[ON][OFF] *[ON][OFF] *[ON][OFF] *[ON]---非常放送火災確認*[OFF][ON] *[OFF][ON] *[OFF][ON] *[OFF]

[ON]

---

警報代表

*[OFF][ON] *[OFF][ON] *[OFF][ON] *[OFF]

[ON]

---

トラブル代表*[OFF][ON] *[OFF][ON] *[OFF][ON] *[OFF]

[ON]

---

防排煙監視代表*[OFF][ON] *[OFF][ON] *[OFF][ON] *[OFF]

[ON]

---

防排煙回線火災代表[OFF] *[ON][OFF] *[ON]---スプリンクラー代表*[OFF][ON] *[OFF][ON] *[OFF][ON] *[OFF]

[ON]

---

復旧スイッチ*[OFF][ON] *[OFF][ON] *[OFF][ON] *[OFF]

[ON]

---

移信停止スイッチ*[OFF][ON] *[OFF][ON] *[OFF][ON] *[OFF]

[ON]

---

非常放送連動停止スイッチ*[OFF][ON] *[OFF][ON] *[OFF][ON] *[OFF]

[ON]

---

スイッチ注意灯*[OFF][ON] *[OFF][ON] *[OFF][ON] *[OFF]

[ON]

---

[OFF] *[ON][OFF] *[ON]

ガス漏れ代表

---

---

---

---

---

ガス漏れ警報器故障代表

---

---

---

---

---

移信停止無効*[OFF][ON] *[OFF]移信停止スイッチで、代表移信出力を停止しない設定ができます。

[ON] *[OFF][ON] *[OFF]

[ON]

---

※防排煙監視代表、防排煙回線火災代表 は複合受信機のみ。

⑫オプションユニット設定（移信ユニット追加登録） （*は初期値）
別売の移信ユニット（移信用リレーユニット）を受信機設置後に現場で増設したときに、そのユニット数を設定します。
「*0」～「9」から選択（移信ユニットと地区音響ユニットの合計は最大10まで）※「1」以上に設定した場合、メインメニュー画面の受信機構成一覧の最下行に「移信出力数（増設）」を表示します。（回線数を表示：1ユニット30回線）※アドバンスP1（小型）は、設定欄が表示されません。

9-5

９．システム設定⑬メモ
メモを１２８文字まで登録可能です。（設定データの変更内容等を自由記述）※半角も１文字としてカウントし、改行は２文字分に相当します。
※PDF帳票出力は７行目まで表示できます。
※メモは受信機では使用しません。メモ欄が未記入でも受信機動作に影響はありません。

⑭「登録」をクリックすると、設定内容に間違いがないかエラーチェックを行います。
以下のエラー条件に当てはまる場合は、 アイコンを該当箇所に表示しますので、ここにマウスカーソルを合わせて、エラー内容を確認してください。
(1)

件名名称（半角）を入力してください。
（エラー条件）件名名称（半角）が未登録の場合(2)

TA時間≦TC時間となるように設定してください。
（エラー条件）TA＞TCに設定した場合

エラーチェックが通ると、次に⑫オプションの移信ユニットのチェックを行います。
移信ユニット追加登録の数を減らした場合、「種別・連動設定画面」において使用できなくなる
回線別移信(In)が発生します。
使用できなくなる回線別移信(In)が既に連動に登録されている場合は、下記ダイアログを表示します
ので、該当の連動を自動削除してもよければ、「ＯＫ」をクリックしてください。

9-6

１０．種別・連動設定
メインメニューの「種別・連動設定」をクリックすると、種別・連動設定画面を表示します。
回線毎の種別設定および連動設定を行います。

⑤

①
②

③

⑥

⑦

⑨

⑧

⑩※

④

⑪

⑫
※⑩「拡張」ボタンは連動登録枠の右端にあります。

①回線選択タブ「全て」（全回線）、または「自火報兼用」「自火報・防排煙兼用」「ガス漏れ」「防排煙」「諸警報（小窓）」の回線種別毎の表示のタブ切替が可能です。
自火報兼用

自火報・防排煙兼用

ガス漏れ

防排煙

諸警報(小窓)P型1級受信機

○

－

－

－

○

P型1級複合受信機

○

○

－

－

○

P型1級受信機（小型）

○

－

－

－

○

P型1級複合受信機（小型）

○

○

－

－

○

GP型受信機

○

－

○

－

○

GP型複合受信機

○

○

○

－

○

G型受信機・LPガス受信機

－

－

○

－

○

連動操作盤

－

－

－

○

○

②No, 端子 （設定変更できません）
通し番号、および選択された回線種別に対応した受信機の端子名称を表示します。

10-1

１０．種別・連動設定③回線種別 （*は初期値）
アドバンスP1（小型）以外の場合
設定内容（*は初期値）「*自火報感知器」「自火報感知器（APなし）」※
自火報兼用回線（白窓）「2信号感知器」※「警報」「警報（自己保持）」「スプリンクラー（警報）」「スプリンクラー（警報、区分鳴動）」「スプリンクラー（火災）」「警報（地区音響相互鳴動用）」「自火報感知器」「自火報感知器（APなし）」※

自火報・防排煙兼用回線（黄窓）（複合受信機の場合のみ）「2信号感知器」※「*防排煙感知器」「防排煙感知器（APなし）」※「防排煙復帰制御」「防排煙復帰制御（APなし）」※「警報」「警報（自己保持）」「スプリンクラー（警報）」「スプリンクラー（警報、区分鳴動）」「スプリンクラー（火災）」「警報（地区音響相互鳴動用）」

防排煙回線（連動操作盤の場合のみ）「*防排煙感知器」「防排煙復帰制御」

ガス漏れ回線「*ガス漏れ」諸警報（小窓）回線「*警報」「トラブル」「警報」「警報（自己保持）」※「2信号感知器」は自動試験有、かつ複合受信機の場合に選択可能です。
※「自火報感知器（APなし）」「防排煙感知器（APなし）」「防排煙復帰制御（APなし）」は
下記受信機の場合に設定可能です。
・BVE16/BVE17/BVE36/BVE37シリーズ、BZE12/BZE92

アドバンスP1（小型）の場合
設定内容（*は初期値）「*自火報感知器」「自火報感知器（APなし）」「2信号感知器」※
自火報兼用回線（白窓）「警報」「警報（自己保持）」「スプリンクラー（火災）」「警報（地区音響相互鳴動用）」「自火報感知器」「自火報感知器（APなし）」「2信号感知器」※

自火報・防排煙兼用回線（黄窓）「*防排煙感知器」「防排煙感知器（APなし）」（複合受信機の場合のみ）「スプリンクラー（火災）」「警報」「警報（自己保持）」「警報（地区音響相互鳴動用）」
諸警報（小窓）回線「*警報」「トラブル」※「2信号感知器」は複合受信機の場合に選択可能です。
※アドバンスP1（小型）の場合、 下記の種別は選択できません。
「防排煙復帰制御」 「ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ（警報）」「ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ（警報、区分鳴動）」※アドバンスP1（小型）の場合、諸警報（小窓）は４回線です。

10-2

１０．種別・連動設定
回線種別を変更した時、以下(1)～(5)の条件に当てはまる場合は、使用できなくなる連動(In, Dn, Bn)が発生します。その使用できなくなる連動（In, Dn, Bn）が既に登録されている場合は、下記ダイアログ
を表示します。該当の連動を自動削除してもよければ、「はい」をクリックしてください。

(1) 自火報兼用回線、自火報・防排煙兼用回線（防排煙回線）＜変更前＞回線種別が｢2信号感知器｣ ｢防排煙感知器｣ ｢防排煙復帰制御｣｢防排煙感知器(ＡＰなし)｣「防排煙復帰制御（ＡＰなし）」のいずれかであり、かつ、2行目（｢連動報｣または｢防排煙監視｣）の連動先に連動が登録されている。
＜変更後＞回線種別を｢自火報感知器｣ ｢2信号感知器｣｢自火報感知器(ＡＰなし)｣｢警報｣ ｢警報(自己保持)｣｢スプリンクラー(警報)｣ ｢スプリンクラー(警報、区分鳴動)｣｢スプリンクラー(火災)｣｢警報(地区音響相互鳴動用)｣のいずれかに変更したとき。
⇒回線“Ln”の2行目の連動先に登録されている連動を全て削除します。

(2) 自火報・防排煙兼用回線（防排煙回線）＜変更前＞回線種別が｢防排煙感知器｣｢防排煙感知器(ＡＰなし)｣のいずれかであり、
かつ、いずれかの回線の連動先に、防排煙連動Dn（nは同じ値）が登録されている。
＜変更後＞回線種別を｢防排煙感知器｣｢防排煙感知器(ＡＰなし)｣以外に変更したとき。
⇒全回線の連動先に登録されている防排煙連動Dn（nは同じ値）を全て削除します。

10-3

１０．種別・連動設定(3) 自火報兼用回線、自火報・防排煙兼用回線＜変更前＞回線種別が｢自火報感知器｣ ｢自火報感知器(ＡＰなし)｣｢2信号感知器｣ ｢スプリンクラー(警報)｣｢スプリンクラー(警報、区分鳴動)｣｢スプリンクラー(火災)｣ ｢警報(地区音響相互鳴動用)｣のいずれかであり、かつ、連動先にベル連動Bnが登録されている。
＜変更後＞回線種別を｢防排煙感知器｣｢防排煙感知器(ＡＰなし)｣｢防排煙復帰制御｣「防排煙復帰制御（ＡＰなし）」｢警報｣｢警報(自己保持)｣のいずれかに変更したとき。
⇒回線“Ln”の連動先に登録されているベル連動Bnを全て削除します。

(4) 諸警報（小窓）回線＜変更前＞回線種別が｢警報｣であり、かつ、連動先に連動が登録されている。
＜変更後＞回線種別を｢トラブル｣に変更したとき。
⇒回線“Nn”の連動先に登録されている連動を全て削除します。

(5) 自火報・防排煙兼用回線（アドバンスP1（小型）の場合のみ）＜変更前＞回線種別が｢防排煙感知器｣｢防排煙感知器(ＡＰなし)｣以外であり、かつ、いずれかの回線の連動先に、ベル連動Bn（nは同じ値）が登録されている。
＜変更後＞回線種別を｢防排煙感知器｣｢防排煙感知器(ＡＰなし)｣のいずれかに変更したとき。
⇒全回線の連動先に登録されているベル連動Bn（nは同じ値）を全て削除します。

10-4

１０．種別・連動設定④メモ
回線毎に回線メモを16文字まで登録可能です。（半角も1文字としてカウント）
空白の状態でEnterを押すと、前行のメモをコピーします。
「Ctrl+C」でコピー、「Ctrl+X」で切り取り、「Ctrl+V」で貼り付けが可能です。
※2行表示の場合は、上段のみ入力可能です。
※セルの表示幅は縮めることができます。
※メモは受信機では使用しません。メモ欄が未記入でも受信機動作に影響はありません。
⑤蓄積、作動音響、副受音響、代表移信 （*は初期値）
回線毎に発報時の蓄積、作動音響、副受音響、代表移信の動作の有無を設定します。
※有/無の設定は、FP2TG画面のチェックBOX「□」のチェック有/無に対応しています。

＜回線種別毎の各設定項目と設定値一覧＞
端子

Ln

回線種別

蓄積

作動音響

副受音響

代表移信

自火報感知器

*有/無

---

*有/無

*有/無

自火報感知器（ＡＰなし）

*有/無

---

*有/無

*有/無

２信号感知器

*有/無

---

*有/無

*有/無

防排煙感知器

*有/無

---

*有/無

*有/無

防排煙感知器（ＡＰなし）

*有/無

---

*有/無

*有/無

防排煙復帰制御

*有/無

---

*有/無

*有/無

防排煙復帰制御（ＡＰなし）

*有/無

---

*有/無

*有/無

警報

---

*有/無

*有/無

*有/無

警報（自己保持）

---

*有/無

*有/無

*有/無

スプリンクラー（警報）

---

---

*有/無

*有/無

スプリンクラー（警報、区分鳴動）

---

---

*有/無

*有/無

スプリンクラー（火災）

---

---

*有/無

*有/無

警報（地区音響相互鳴動用）

---

*有/無

*有/無

*有/無

DAn

防排煙監視

---

*有/無

有/*無

*有/無

GLn

ガス漏れ

---

---

*有/無

*有/無

警報

---

*有/無

有/*無

*有/無

トラブル

---

---

---

*有/無

連動報

---

---

---

---

Nn
Ln (2信号）⑥感知器取付階（地区音響鳴動設定）
回線毎に感知器取付階を設定します。
設定された階に従って、非常放送／地区音響出力、フロア音声の鳴動を行います。
「設定なし」「一斉鳴動」「地下2階以下」「地下1階」「1階」～「N階」（N：感知器総回線数)「階段」「東階段」「西階段」「南階段」「北階段」「エレベータ」「東エレベータ」「西エレベータ」「南エレベータ」「北エレベータ」から選択。
※回線種別を｢自火報感知器｣｢自火報感知器(ＡＰなし)｣｢2信号感知器｣｢防排煙感知器｣｢防排煙感知器(ＡＰなし)｣｢防排煙復帰制御｣｢防排煙復帰制御(ＡＰなし)｣｢スプリンクラー(警報)｣｢スプリンクラー（警報,区分鳴動）｣｢スプリンクラー(火災)｣｢警報(地区音響相互鳴動用)｣に設定した回線のみ設定が可能です。
※感知器総回線数＝130の場合は、N = 129 となります。
※連動操作盤の場合は、「一斉鳴動」は選択できません。
※初期値は、L1:「１階」、L2:「2階」、L3:「3階」・・・LN:「N階」（ただし、L130は「設定なし」）（｢自火報感知器｣にのみ設定されます。｢防排煙感知器｣には「設定なし」が設定されます。）※地区音響／非常放送の切り替えは、アドバンスP1（小型)の場合は、FP2TG（非常放送/地区音響切替設定）のソフト設定で行います。
アドバンスP1（小型)以外の場合は、受信機の地区音響／非常放送切替コネクタでの設定が必要です。

10-5

１０．種別・連動設定⑦終端器 （*は初期値）
回線毎に感知器回線に接続する終端器を設定します。
自動試験機能付受信機の場合 ：「*10kΩ」「20kΩ」「AD64終端器（アドレスブースター）」「AD64端末（AP発信機）」
自動試験機能なし受信機の場合：「*4.3k／5.1k／10kΩ」「20kΩ」※回線種別を｢自火報感知器｣｢自火報感知器(ＡＰなし)｣｢2信号感知器｣｢防排煙感知器｣｢防排煙感知器(ＡＰなし)｣｢防排煙復帰制御｣｢防排煙復帰制御(ＡＰなし)｣｢スプリンクラー(警報)｣｢スプリンクラー（警報,区分鳴動）｣｢スプリンクラー(火災)｣｢警報(地区音響相互鳴動用)｣に設定した回線のみ設定が可能です。
※回線種別を｢自火報感知器｣｢2信号感知器｣｢防排煙感知器｣｢防排煙復帰制御｣に設定した回線のみ「AD64終端器」｢AD64端末」が設定可能です。

注 終端器の設定に関する注意事項
・終端器の種類により感知器接続数が異なりますので、ご注意ください。
・必ず、実際に受信機に接続した終端器と同じになるように設定してください。
実際に接続した終端器と異なる値を設定すると、受信機の断線検出機能が正常に動作しない場合があります。

⑧復帰制御時間 （*は初期値）
防排煙復帰制御の出力時間を回線毎に設定します。
「10秒」「20秒」「30秒」「40秒」「50秒」「*60秒」「120秒」から選択します。
※回線種別を「防排煙復帰制御」 「防排煙復帰制御(ＡＰなし)」に設定した回線のみ設定が可能です。

⑨連動「In」,「Dn」,「Bn」を登録します。
※初期値は、自火報感知器回線「In」、防排煙感知器回線「In,Dn」、防排煙監視回線「なし」、
諸警報(小窓)回線「なし」が設定されます。
ガス漏れ回線の初期値は、G型受信器・LPガス受信機の場合は「なし」、GP型受信器・GP型複合受信機の場合は「In]が設定されます。
※「Dn」はP型1級複合受信機、P型1級複合受信機（小型）、GP型複合受信機、連動操作盤のみ登録可。
※「Bn」はP型1級受信機・P型1級複合受信機、P型1級受信機（小型）・P型1級複合受信機（小型）、GP型受信機・GP型複合受信機のみ登録可。

●連動の入力方法
例えば「I1」を入力する場合は、キーボードで[I]と[1]を入力後、[Enter]を押します。
※登録不可のデータが入力された場合は、[Enter]を押した時点でクリアされます。

●連動の削除方法
連動を削除する場合は、削除したい連動の枠をクリックして、キーボードで[Delete]を押します。

10-6

１０．種別・連動設定＜回線種類別の連動の種類と登録可能数＞
端子

回線種別

連動の種類と登録可能数

Ln＜自火報感知器回線、防排煙感知器回線＞

回線別移信(In) ≦ 100
防排煙連動(Dn) ≦ 100
ベル連動(Bn) ≦ 100｢自火報感知器｣ ｢自火報感知器(ＡＰなし)｣ ｢2信号感知器｣｢スプリンクラー(警報)｣ ｢スプリンクラー(警報、区分鳴動)｣｢スプリンクラー(火災)｣ ｢警報(地区音響相互鳴動用)｣＜自火報感知器回線、防排煙感知器回線＞｢防排煙感知器｣ ｢防排煙感知器(ＡＰなし)｣ ｢防排煙復帰制御｣｢防排煙復帰制御(ＡＰなし)｣｢警報｣ ｢警報(自己保持)」DAn＜防排煙監視回線＞「防排煙監視」Nn＜諸警報(小窓)回線＞
「警報」

GLn

※回線種別｢トラブル｣は連動登録不可＜ガス漏れ回線＞※合計 ≦ 200
回線別移信(In) ≦ 100
防排煙連動(Dn) ≦ 100
回線別移信(In) ≦ 100
防排煙連動(Dn) ≦ 100
回線別移信(In) ≦ 100
防排煙連動(Dn) ≦ 100
回線別移信(In) ≦ 100「ガス漏れ」
Ln(2信号)＜自火報感知器回線、防排煙感知器回線＞「連動報」

回線別移信(In) ≦ 100
防排煙連動(Dn) ≦ 100「登録」後に種別・連動設定画面を表示すると、[I1～In]、[D1～Dn]、[B1～Bn]の順に、昇順に並び替えて表示します。（空いている連動登録枠は前詰めします）

注 ベル連動（地区音響／非常放送連動出力）「Bn」に関する注意事項
・感知器取付階設定によるベル連動に加えて、さらに任意でベル連動を追加したい場合に、「Bn」の個別連動登録を行います。
・アドバンスP1（小型）の場合、自火報・防排煙兼用回線を「防排煙感知器」または｢防排煙感知器(ＡＰなし)｣に設定した場合は、その回線と同じ番号の「Bn」は、ベル連動の連動先として設定できません。
※感知器取付階設定によるベル連動の動作については、受信機設定マニュアルの「感知器回線の取付階設定（地区音響鳴動設定）」を参照してください。

注 防排煙制御出力「Dn」、防排煙監視入力「DAn」に関する注意事項
・自火報・防排煙兼用回線（防排煙回線）を「防排煙感知器」｢防排煙感知器(ＡＰなし)｣「防排煙復帰制御」｢防排煙復帰制御(ＡＰなし)」以外の種別に設定した場合、その回線と同じ番号の防排煙監視入力「DAn」は使用できなくなります。
・自火報・防排煙兼用回線（防排煙回線）を「防排煙感知器」｢防排煙感知器(ＡＰなし)｣
以外に設定した場合は、その回線と同じ番号の「Dn」は、防排煙連動の連動先として設定できません。

10-7１０．種別・連動設定⑩連動拡張登録画面
種別・連動設定画面上では、連動を１回線あたり最大16個まで登録可能です。
16個を超えて登録する場合は、画面右端の「拡張」をクリックし、連動拡張登録画面を表示します。
連動拡張登録画面では、184個の連動が登録可能です。（16+184=最大200個）

同じ連動内容を複数の回線に登録する場合は、連動コピー機能を使用します。
「連動コピー」をクリックすると、連動コピー元登録画面（次ページ参照）に予め登録済みの連動を一括でコピーします。（隙間がある場合は前詰めコピーします）
連動コピー時に、コピーする連動のエラーチェックを行います。
(1) すでに連動が登録されている場合は、登録済みの連動の後ろに追加コピーします。
追加登録の結果、連動数が１８４個を超えた場合は、超えた部分の連動はコピーせずに、
下記エラーを表示します。
(2) コピーする連動の中に、コピー先の回線種別に登録できない連動が含まれていた場合は、その連動のコピーを行わずに、下記エラーを表示します。

(1)

(2)

10-8

１０．種別・連動設定⑪連動コピー元登録画面
連動拡張画面の「連動コピー」機能を使うために、ここで予めコピーする連動を登録します。
画面左下の「連動コピー元」をクリックすると、連動コピー元登録画面を表示します。

連動コピー元登録画面には、最大184個の連動が登録できます。
※この画面に登録する連動データは、連動コピーを行うための一時的なデータのため、
FP2TGを終了すると消えます。

10-9

１０．種別・連動設定⑫「登録」をクリックすると、エラーチェックを行います。
以下のエラー条件に当てはまる場合は、「全て」タブを表示し、エラーのある先頭行を表示します。
エラーの該当回線に アイコンを表示しますので、ここにマウスカーソルを合わせて、エラー内容を確認してください。
※１つの回線にエラーが複数ある場合は、複数行表示します。
※エラーアイコンは「全て」タブのみに表示します。
（16個の連動枠にエラーが見つからない場合は、連動拡張登録画面を確認してください）(1)

連動先Xnがありません。

（エラー条件）存在しない回線への連動を設定したとき(2)

Xnへの連動が重複しています。

（エラー条件）同一回線に同じ連動先が重複設定されたとき(3)

I(またはDまたはB)への連動が100個を超えました。

（エラー条件）連動登録数の制限を超えたとき（InまたはDnまたはBnが100を超えたとき）

エラーチェックが通ると、次にメッセージ設定画面（Ｐ１１．）において、メッセージを削除すべき回線がないかチェックします。
(1) メッセージの登録が可能な回線種別から、メッセージ登録ができない回線種別に変更した
場合、その回線にはメッセージが設定できなくなります。
(2) 回線メッセージ、アドレスメッセージ両方の登録が可能な回線種別から、回線メッセージのみ登録ができる回線種別に変更した場合、その回線にはアドレスメッセージが設定できなくなります。

もし、設定ができなくなる回線にメッセージが登録されていた場合は、下記ダイアログを表示します。
該当の回線のメッセージを自動削除してもよければ、「ＯＫ」をクリックしてください。

(1)

(2)

10-10

１１．メッセージ設定
メインメニューの「メッセージ設定」をクリックすると、メッセージ設定画面を表示します。
火災発生時に受信機の液晶表示部に表示させるメッセージ（部屋番号など）を回線毎、アドレス毎に設定します。

①

②

③
④

⑤

①端子，回線種別 （設定変更できません）
メッセージ設定が可能な回線種別の回線を表示します。
※表示される回線種別は「自火報感知器」「自火報感知器(ＡＰなし)」「2信号感知器」「防排煙感知器」「防排煙感知器(ＡＰなし)」「防排煙復帰制御」「防排煙復帰制御(ＡＰなし)」「ガス漏れ」のいずれかです。

②回線メッセージ
回線発報時に受信機の液晶表示部に表示させるメッセージを入力します。
※空白のセルでEnterキーを押すと、前行のメッセージをコピーします。
※この設定をしない場合、火災発生時の受信機の液晶表示部には発報した回線番号が表示されます。
※「Ctrl+C」でコピー、「Ctrl+X」で切り取り、「Ctrl+V」で貼り付けが可能です。
（複数セルまとめてのコピー、貼り付けが可能です。）

11-1

１１．メッセージ設定③一覧ボタン （自動試験有の場合のみ）
該当の回線のアドレスメッセージを一覧表示します。（一覧表示画面での入力も可能）※空白のセルでEnterキーを押すと、「⑤アドレスメッセージコピー機能」の設定に従って
前行のメッセージをコピーします。
※自動試験なしの場合、または自動試験有の場合でも「自火報感知器(ＡＰなし)」「防排煙感知器(ＡＰなし)」「防排煙復帰制御(ＡＰなし)」「ガス漏れ」の回線は「一覧」ボタンを表示しません。

④アドレスメッセージ （自動試験有の場合のみ）
AP感知器発報時に受信機の液晶表示部に表示させるメッセージを入力します。
※空白のセルでEnterキーを押すと、 「⑤アドレスメッセージコピー機能」の設定に従って左のセルのメッセージをコピーします※この設定をしない場合、火災発生時の受信機の液晶表示部には発報した回線番号とアドレス番号が表示されます。
※「自火報感知器(ＡＰなし)」「防排煙感知器(ＡＰなし)」 「防排煙復帰制御(ＡＰなし)」「ガス漏れ」はアドレスメッセージの入力はできません。
※「Ctrl+C」でコピー、「Ctrl+X」で切り取り、「Ctrl+V」で貼り付けが可能です。
（複数セルまとめてのコピー、貼り付けが可能です。）

回線メッセージ、アドレスメッセージに設定できる文字は、半角の「英数字」「カナ」「号」「記号」
で最大7文字です。
※「号」は「＃」に読み替えて入力するため、記号の「＃」は受信機に表示できません。
※アドバンスP1（小型）、および小型以外のV4受信機の場合、受信機LCD表示部の拡大表示設定ができます。
メッセージの先頭にﾊｲﾌﾝ｢-｣を入力すると、数字が拡大表示設定になります。（数字以外は拡大表示しません）＜メッセージ登録と拡大表示の例＞
LCD
表示例

登録「-1021」

登録「-A-1021」

1021

A-

1021

標準文字設定 拡大文字設定
表示文字数
7文字
6文字
英字
標準
標準
数字
標準
拡大
表示文字 カナ
標準
標準
号
標準
表示しない
ハイフン
標準
標準 ※
※1文字目のハイフンは表示されません

11-2

１１．メッセージ設定⑤アドレスメッセージコピー機能（自動試験有の場合のみ）
アドレスメッセージ欄が空白のセルでEnterキーを押したときの動作を設定します。
・コピーなし：左隣のセルをコピーしません。
・単純コピー：左隣のセルをそのままコピーします。
・＋１コピー：左隣のセルの数値部分を＋１してコピーします。

※一覧画面では、前行のセルがコピー対象です。
※回線メッセージ欄には、この設定は適用されません。（単純コピーのみ）

11-3

１２．保存
メインメニューの「保存」をクリックすると、設定データを保存します。
設定データの新規作成時は、保存先の選択ウィンドウが開きます。
ファイル名を入力して保存先を選択後、「保存」をクリックすると、[ファイル名.2TG]ファイルが作成されます。
※デフォルトの保存先設定はデスクトップです。

既に保存済みの設定データを更新して保存する場合は、保存先の選択ウィンドウは表示せずに上書き保存し、保存前の設定データを自動的にバックアップします。
拡張子に.bakを付加（ファイル名.2TG.bak）したファイルが同じフォルダ内に作成されるので、.bakを消せば１つ前のデータに戻すことができます。
なお、SDカードの中の設定データを直接開いてから保存を行った場合は、下記状態の場合にSDカードに保存できない旨のエラーダイアログを表示します。
下記を見直し、再度「保存」を実行してください。
・SDカードの書き込み禁止（ロック）がON
・SDカードの残り容量不足
・SDカード内の設定データを開いてからSDカードが抜かれた

12

１３．帳票メインメニューの「帳票」をクリックすると、設定データを帳票出力します。
帳票出力先の選択ウィンドウが開きますので、ファイル名を入力後、ファイルの種類からPDFかCSVを選択して「保存」してください。
※設定データが保存済みの場合は、設定データのファイル名と同じ名称が設定されます。
※デフォルトの保存先設定はデスクトップです。

13-1

１３．帳票＜PDFサンプル：システム設定＞＜PDFサンプル：地区音響導通試験 空き回線設定＞※自動試験なしの場合は、＜地区音響導通試験 空き回線設定＞はPDF出力されません。

13-2

１３．帳票＜PDFサンプル：自火報兼用回線＞※P型1級受信機・P型1級複合受信機、P型1級受信機（小型）・P型1級複合受信機（小型)、GP型受信機・GP型複合受信機の場合に、PDF出力されます。

＜PDFサンプル：自火報・防排煙兼用回線＞※P型1級複合受信機、P型1級複合受信機（小型)、GP型複合受信機の場合に、PDF出力されます。

13-3

１３．帳票＜PDFサンプル：諸警報(小窓)回線＞※P型1級受信機（小型）・P型1級複合受信機（小型) の場合は、N1～N4までが出力されます。

＜PDFサンプル：メッセージ設定＞

13-4

１３．帳票＜PDFサンプル：防排煙回線＞※連動操作盤の場合に、PDF出力されます。

＜PDFサンプル：ガス漏れ回線＞※G型受信器・LPガス受信機、GP型受信器・GP型複合受信機の場合に、PDF出力されます。

13-5

１４．SD書き出し
メインメニューの「ＳＤ書き出し」をクリックすると、設定データをSDカードに書き出します。
※FP2TGで作成した設定データを受信機に読み込むときは、SDカードを使用します。
（SDカードは受信機に付属していませんので、別途ご購入ください）

使用可能なSDカードは、SD/SDHCです。(SDXCは非対応）
8MB~32GBまで「SD書き出し」をクリックすると、書き出し先のドライブ選択のウィンドウが開きます。
SDのドライブを選択し、「OK」をクリックすると、設定データをSDカードのルートディレクトリに
コピーします。（受信機で読み込み可能なファイル名[TABLE.2TG]にリネームしてコピーします）※SDカード内に既に[TABLE.2TG]ファイルがある場合は、上書きコピーされます。
※SDカードのドライブがどれかわかるように、ドライブ名を [SDカード] などに変更することをお勧めします。

下記状態の場合は、SDカードに書き出しができない旨のエラーダイアログを表示します。
・設定データの編集中
・SDカードの書き込み禁止（ロック）がON
・SDカードの残り容量不足

SD書き出し後は、SDカードの中に設定データと一緒にコピーされる件名情報のメモ（TABLE情報.txt）
を開いて、正しく書き込めたことを確認してください。
※TABLE情報.txtの内容は、ファイル名、件名名称、受信機種別、更新日時です。
（TABLE情報.txtは受信機では使用しないファイルです）＜参考＞
SDカードから設定データを直接開いて保存した場合は、TABLE情報.txtは更新されません。
TABLE情報.txtは「SD書き出し」時に作成されます。

注 SDカードをフォーマットする場合は、Windowsのドライブアイコンを右クリックしたメニューからのフォーマット機能は使用せず、必ずSD専用のSDフォーマッターを使用してください。
なお、SDフォーマッターはSDアソシエーションのWebサイトからダウンロードできます。

注 受信機は固定のファイル名（TABLE.2TG）を読み込む仕様のため、SD書き出し時は設定データファイルを TABLE.2TG にリネームしてコピーします。

14

１５．終了
メインメニューの「終了」をクリックすると、FP2TGを終了します。
設定データ更新後は、メインメニューの「保存」ボタンをクリックして保存してから、
FP2TGを終了してください。
「保存」をせずに「終了」をクリックすると、保存の確認ダイアログを表示しますので、「はい(Y)」をクリックして保存してください。

15

１６．受信機履歴表示
スタートメニューの「受信機履歴表示」をクリックすると、ファイル選択画面を表示します。
※ファイル選択画面は、デスクトップをデフォルトで選択します。

履歴情報ファイル（拡張子が”2LG”）を選択して「開く」をクリックすると、読み込む件数を選択するダイアログを表示します。
「最新５００件」か「全て（最大１００００件）」を選択して、「ＯＫ」をクリックすると、履歴情報をリスト表示します。
※履歴情報のデータが異常の場合は、ファイルオープンエラーのダイアログを表示します。

＜読み込み件数を選択＞＜データが異常の場合＞

履歴情報ファイルは受信機の履歴書き出し操作によって、SDカードに保存されますので、
SDカード経由でパソコンにコピーしてください。
※受信機から保存した履歴情報ファイルはファイル名が日付になっていますので、扱いやすい
ファイル名(例えば日付＋件名名称など）に適宜変更してください。

履歴情報の読み込みは、履歴情報ファイルのアイコン
クリックして起動することもできます。

（2LGファイル）をダブル

16-1

１６．受信機履歴表示＜履歴表示画面＞

履歴表示画面の「保存」をクリックすると、ファイル選択画面を表示します。
ファイルの種類から PDF または CSV を選択して、「保存」をクリックしてください。
※ファイル選択画面は、デスクトップをデフォルトで選択します。
※ファイル名には、履歴情報のファイル名が自動設定されます。

「終了」をクリックすると、ＦＰ２ＴＧを終了します。

16-2

１６．受信機履歴表示＜PDF 出力例＞

16-3

１６．受信機履歴表示＜履歴出力一覧表＞ １／２
イベント内容状態

補足情報

感知器配線断線

発生／復旧

L***

電池未接続

発生／復旧

－

非常放送断線発生／復旧

EB

主回路電圧異常発生／復旧－

火災回路異常

発生／復旧

L***

電池試験不良

発生／復旧－

データ異常１

発生／復旧－

データ異常２

発生／復旧－

データ異常３

発生／復旧

－

履歴異常

発生／復旧

－

メモリ異常

発生／復旧

－

外部トラブル

発生／復旧

N**

交流電源断

発生／復旧

－

ヒューズ断線

発生／復旧－

ユニット異常１

発生／復旧

UT* AD**

ユニット異常２発生／復旧

UT* AD**

伝送不良

発生／復旧

L*** AD**

感知器異常

発生／復旧

L*** AD**

火災試験不良発生／復旧

L*** AD**

地区音響短絡発生／復旧

BL+

地区音響短絡

発生／復旧

B***

地区音響断線

発生／復旧

BL+

地区音響断線

発生／復旧

B***

伝送不良余分

発生／復旧

L*** AD**

制御線短絡

発生／復旧

B

制御線短絡

発生／復旧

I

制御線短絡

発生／復旧

U

制御線短絡

発生／復旧

D

プリンタ異常

発生／復旧

－

火災

発報

L*** [ﾒｯｾｰｼﾞ]

火災

発報

L*** AD** [ﾒｯｾｰｼﾞ]

連動報

発報

L*** [ﾒｯｾｰｼﾞ]

発信機

発報

－

L*** ： 感知器回線
N** ： 諸警報(小窓)回線
B*** ： 地区音響出力端子
UT* ： ユニット
AD** ： アドレス

B ： 地区音響配線短絡
I ： 副受信機電源配線短絡
U ： 表示灯配線短絡
D ： 防排煙制御配線短絡※制御線短絡(B/I/U/D)は、アドバンスP1（小型）のみ※補足情報の[ﾒｯｾｰｼﾞ]部において、メッセージの先頭1文字目が ‘-’（ハイフン）の場合は、先頭の’-’（ハイフン）を省略して表示します。

16-4

１６．受信機履歴表示＜履歴出力一覧表＞ ２／２
イベント内容

状態

補足情報

警報

発生／復旧

L***

防排煙

作動／復旧

DA***

警報

発生／復旧

N**

消火栓

ON／OFF－

蓄積中－

L*** [ﾒｯｾｰｼﾞ]

地区音響停止解除（逐次）－－地区音響一斉鳴動（拡大）－－非常放送地区音響停止

ON／OFF

－

火災復旧

－

－

試験復旧

ON／OFF－

地区音響一斉鳴動

ON／OFF－

蓄積解除

ON／OFF－

非常放送連動停止

ON／OFF－

移信停止

ON／OFF－

ＯＰ１

ON／OFF－

ＯＰ２

ON／OFF－

ＯＰ３

ON／OFF－

ＯＰ４

ON／OFF－

ＯＰ５

ON／OFF－

防排煙連動停止

ON／OFF－

消火栓連動停止

ON／OFF－

プリンタ停止ON／OFF－

地区音響一時停止

ON／OFF－

地区音響強制停止

ON／OFF－

受信機音響強制停止

ON／OFF

－

受信機起動

－

CODE:** (起動要因)

現在時刻設定－－年替わり記録

－

－

履歴クリア

－

－

ガス漏れ遅延発生

GL*** [ﾒｯｾｰｼﾞ]

ガス漏れ

発生/復旧

GL*** [ﾒｯｾｰｼﾞ]

ガス漏れ警報器故障

発生/復旧

GL***

ガス漏れ受信回路異常

発生/復旧

GL***

ガス漏れ警報器電源異常

発生/復旧

-

遅延解除

ON/OFF-

CODE:**
L*** ： 感知器回線
00：電源スイッチのOFF/ONによる再起動
DA*** ： 防排煙監視回線
01：ウォッチドッグリセットによる再起動
N** ： 諸警報(小窓)回線
02：ソフト設定完了による再起動
GL*** ： ガス漏れ回線※蓄積中、ガス漏れ遅延、ガス漏れの[ﾒｯｾｰｼﾞ]はV4受信機の場合に表示されます。

16-5

１７．自動試験結果表示
スタートメニューの「自動試験結果表示」をクリックすると、ファイル選択画面を表示します。
※ファイル選択画面は、デスクトップをデフォルトで選択します。

自動試験結果ファイル（拡張子が”2AL”）を選択して「開く」をクリックすると、読み込む件数を選択するダイアログを表示します。
「最新５００件」か「全て（最大１３０００件）」を選択して、「ＯＫ」をクリックすると、自動試験
結果をリスト表示します。
※自動試験結果のデータが異常の場合は、ファイルオープンエラーのダイアログを表示します。

＜読み込み件数を選択＞＜データが異常の場合＞

自動試験結果の日時は、自動試験の完了日時、および自動試験対象トラブルの発生日時です。
※自動試験に関するトラブルは自動試験のタイミング以外においても、イベントの発生都度、自動試験結果に表示します。

自動試験結果ファイルは受信機の自動試験結果書き出し操作によって、SDカードに保存されますので、SDカード経由でパソコンにコピーしてください。
※受信機から保存した自動試験結果ファイルはファイル名が日付になっていますので、扱いやすい
ファイル名(例えば日時＋件名名称など）に適宜変更してください。

自動試験結果の読み込みは、自動試験結果ファイルのアイコンをダブルクリックして起動することもできます。

（2ALファイル）17-1

１７．自動試験結果表示＜自動試験結果表示画面＞

自動試験結果表示画面の「保存」をクリックすると、ファイル選択画面を表示します。
ファイルの種類から PDF または CSV を選択して、「保存」をクリックしてください。
※ファイル選択画面は、デスクトップをデフォルトで選択します。
※ファイル名には、自動試験結果のファイル名が自動設定されます。

「終了」をクリックすると、ＦＰ２ＴＧを終了します。

17-2

１７．自動試験結果表示＜PDF 出力例＞

17-3

１７．自動試験結果表示＜自動試験結果出力一覧表＞
イベント内容状態

補足情報

感知器配線断線

発生

L***

電池未接続

発生

－

非常放送断線発生

EB

主回路電圧異常発生－

火災回路異常発生L***

電池試験不良

発生

－

メモリ異常

発生

－

交流電源断

発生

－

ヒューズ断線発生－

ユニット異常１発生

UT* AD**

ユニット異常２発生

UT* AD**

伝送不良

発生

L*** AD**

感知器異常

発生

L*** AD**

火災試験不良発生

L*** AD**

地区音響短絡発生BL+

地区音響短絡発生B***

地区音響断線発生

BL+

地区音響断線

発生

B***

制御線短絡

発生

B

制御線短絡

発生

I

制御線短絡

発生

U

制御線短絡

発生

D

自動試験

結果

良

－

－

自動試験

結果

不良

－

－

自動試験

未実施

－

－

自動試験

中断

－

－

自動試験

結果クリア

－

－

L*** ： 感知器回線
B*** ： 地区音響出力端子
UT* ： ユニット
AD** ： アドレス

B ： 地区音響配線短絡
I ： 副受信機電源配線短絡
U ： 表示灯配線短絡
D ： 防排煙制御配線短絡※制御線短絡(B/I/U/D)は、アドバンスP1（小型）のみ

17-4

１８．付録アドバンスP1（小型）の場合

１８－１．設定データを受信機に読み込む方法

注 AP感知器の設定は、受信機盤面にてAP感知器の自動登録操作が必要です。

設定データ
読み込み

SD書き出し※SDカードスロットは受信機の扉内にあります。

SDカード

FP2TG

●アドバンスP1（小型）受信機●SDカードは、カチッと音がするまで奥まで挿入してください。
●取り外すときは、カチッと音がするまで押してロックを解除してから引き抜いてください。

SDカード挿入
１）FP2TGで作成した設定データを、FP2TGの「SD書き出し」をクリックしてSDカードに書き出します。
２）書き出した設定データに間違いがないか、SDカードの中の[TABLE情報.txt]を開いて確認します。
※書き出した設定データのファイル名は[TABLE.2TG]固定です。
※[TABLE情報.txt]は受信機では使用しないファイルです。（受信機は読み込みません）

３）SDカードを受信機のSDｶｰﾄﾞｽﾛｯﾄに挿入し、電池コネクタを抜いてから、受信機の電源ｽｲｯﾁをOFFします。
４）受信機の「点検スイッチ」を押したままの状態で、受信機の電源スイッチをONし、２秒後に「点検スイッチ」を離して、受信機をソフト設定モードで起動します。
液晶表示部に【 ｾｯﾃｲ ｷﾄﾞｳﾁｭｳ 】をしばらく表示した後、【 ｶｲｾﾝ ｼｭﾍﾞﾂ 】を表示します。
※ソフト設定モード中は、下記LEDが全て点滅します。
（交流電源灯・警戒中灯・トラブル灯・消火栓灯・スイッチ注意灯・電話灯）※受信機の電源スイッチをONにした後は、電池コネクタを接続してください。

５）選択スイッチ「▲」で【 ｾｯﾃｲ SD ﾖﾐｺﾐ 】を表示させ、「実行スイッチ」を押します。
６）【 ******* ﾖﾐｺﾐ? [ｲｲｴ] 】の確認画面を表示するので、「▼▲」で【 ﾊｲ 】を選択し、再度「実行スイッチ」を押すと、読み込みを開始します。（*******は件名名称です）
読み込みが完了すると、終了音（ピー）が鳴り、【 ｷﾄﾞｳﾁｭｳ 】を表示します。
受信機起動後、SDカードを取り出してください。
エラー内容
受信機液晶表示内容
処置方法＜エラーを検出すると、受信機の液晶表示部にエラーを表示します＞
SDカードが挿入されていない

ＳＤカード

ガ

SDカードから読み込みができない

ＳＤカード

ヨミコミ

SDカードにテーブルデータがない

データ

アリマセン

SDカード内の設定データの受信機構成と、実際の受信機の構成が異なる

コウセイ

ガ

アリマセン
Ｅｒｒ

ガ チガイマス

SDカードをカチッと音がするまで挿入する
設定データを確認する。
TABLE.2TGであること。
SDカードに設定データ(TABLE2.TG)を入れる
設定データの受信機構成を実際の受信機の構成に合わせて作成する

18-1

１８．付録アドバンスP1（小型）の場合

１８－２．受信機内の設定データをFP2TGに読み込む方法

設定データ
書き出し

読み込み

FP2TG

SDカード

１）受信機が監視状態（通電状態）のままで、SDカードを受信機のSDカードスロットに挿入します。
２）受信機の「トラブル・履歴確認スイッチ」を押して、液晶表示部に【 ﾄﾗﾌﾞﾙ ｶｸﾆﾝ 】を表示させます。
３）選択スイッチ「▲」で【 ｿﾌﾄ ｾｯﾃｲ ｶｸﾆﾝ 】を表示させ、「実行スイッチ」を押すと【 ｶｲｾﾝ ｼｭﾍﾞﾂ 】
を表示します。
４）選択スイッチ「▲」で【 ｾｯﾃｲ SD ｶｷﾀﾞｼ 】を表示させ、「実行スイッチ」を押します。
５）【 ｾｯﾃｲ SD ｶｷﾀﾞｼ OK? [ｲｲｴ] 】の確認画面を表示するので、「▼▲」で【 [ﾊｲ] 】を選択し、再度「実行スイッチ」を押すと、書き出しを開始します。
＜エラーを検出すると、受信機の液晶表示部にエラーを表示します＞
エラー内容

受信機液晶表示内容

処置方法

SDカードが挿入されていない

ＳＤカード

ガ

SDカードをカチッと音がするまで挿入する

SDカードに書き込みができない

ＳＤカード

カキダシ

Ｅｒｒ

SDカードの書き込み禁止スイッチをOFFする
またはSDカードを交換する

SDカードの容量が不足している

ＳＤカード

カキダシ

Ｅｒｒ

SDカード内の不要ファイルを削除する

アリマセン６）液晶表示部に【 ｶｷﾀﾞｼ ｶﾝﾘｮｳ 】が表示されたら、SDカードを取り出してください。
※書き出した設定データはSDカードのルートディレクトリにファイル名[TABLE.2TG]で保存します。
（ファイル名が [TABLE.2TG] 固定のため、すでにファイルが存在する場合は上書き保存されます）

７）「トラブル・履歴確認スイッチ」を押すと、平常時の監視状態に戻ります。
８）SDカードをパソコンに挿入し、受信機から書き出した 設定データ[TABLE.2TG]ファイルをデスクトップ等にコピーしてから設定データを読み込んでください。
※パソコンで件名管理しやすいようにファイル名[TABLE]は任意に変更可能です。

18-2

１８．付録アドバンスP1（小型）の場合

１８－３．受信機の履歴情報をFP2TGで表示する方法

履歴情報
書き出し

履歴情報
表示

FP2TG

SDカード

１）受信機が監視状態（通電状態）のままで、SDカードを受信機のSDカードスロットに挿入します。
２）受信機の「トラブル・履歴確認スイッチ」を押して、液晶表示部に【 ﾄﾗﾌﾞﾙ ｶｸﾆﾝ 】を表示させます。
３）選択スイッチ「▼」で【 ﾘﾚｷ SD ｶｷﾀﾞｼ 】を表示させ、「実行スイッチ」を押します。
４）【 ﾘﾚｷ SD ｶｷﾀﾞｼ OK? [ﾊｲ] 】の確認画面を表示するので、再度「実行スイッチ」を押すと、書き出しを開始します。
＜エラーを検出すると、受信機の液晶表示部にエラーを表示します＞
エラー内容

受信機液晶表示内容

処置方法

SDカードが挿入されていない

ＳＤカード

ガ

SDカードをカチッと音がするまで挿入する

SDカードに書き込みができない

ＳＤカード

カキダシ

Ｅｒｒ

SDカードの書き込み禁止スイッチをOFFする
またはSDカードを交換する

SDカードの容量が不足している

ＳＤカード

カキダシ

Ｅｒｒ

SDカード内の不要ファイルを削除する

アリマセン５）液晶表示部に【 ｶｷﾀﾞｼ ｶﾝﾘｮｳ 】が表示されたら、SDカードを取り出してください。
※書き出した履歴情報はSDカードのルートディレクトリに、ファイル名[月日時分の8桁.2LG]で保存します。
（履歴情報はファイル名がタイムスタンプのため、複数のファイルをSDカードに保存できます）

６）「トラブル・履歴確認スイッチ」を押すと、平常時の監視状態に戻ります。
７）SDカードをパソコンに挿入し、受信機から書き出した履歴情報[.2LG]ファイルをデスクトップ
等にコピーしてから履歴情報を読み込んでください。
※パソコンで管理しやすいようにファイル名は任意に変更可能です。

18-3

１８．付録アドバンスP1（小型）の場合

１８－４．受信機の自動試験結果をFP2TGで表示する方法

自動試験結果
書き出し

自動試験
結果表示

FP2TG

SDカード

１）受信機が監視状態（通電状態）のままで、SDカードを受信機のSDカードスロットに挿入します。
２）受信機の「トラブル・履歴確認スイッチ」を押して、液晶表示部に【 ﾄﾗﾌﾞﾙ ｶｸﾆﾝ 】を表示させます。
３）選択スイッチ「▼」で【 ｼﾞﾄﾞｳｼｹﾝ ｹｯｶ SD ｶｷﾀﾞｼ 】を表示させ、「実行スイッチ」を押します。
４）【 ｼﾞﾄﾞｳｼｹﾝ ｹｯｶ SD ｶｷﾀﾞｼ OK? [ﾊｲ] 】の確認画面を表示するので、再度「実行スイッチ」を押すと、書き出しを開始します。
＜エラーを検出すると、受信機の液晶表示部にエラーを表示します＞
エラー内容

受信機液晶表示内容

処置方法

SDカードが挿入されていない

ＳＤカード

ガ

SDカードをカチッと音がするまで挿入する

SDカードに書き込みができない

ＳＤカード

カキダシ

Ｅｒｒ

SDカードの書き込み禁止スイッチをOFFする
またはSDカードを交換する

SDカードの容量が不足している

ＳＤカード

カキダシ

Ｅｒｒ

SDカード内の不要ファイルを削除する

アリマセン５）液晶表示部に【 ｶｷﾀﾞｼ ｶﾝﾘｮｳ 】が表示されたら、SDカードを取り出してください。
※書き出した自動試験結果はSDカードのルートディレクトリに、ファイル名[月日時分の8桁.2AL]で保存します。
（自動試験結果はファイル名がタイムスタンプのため、複数のファイルをSDカードに保存できます）

６）「トラブル・履歴確認スイッチ」を押すと、平常時の監視状態に戻ります。
７）SDカードをパソコンに挿入し、受信機から書き出した自動試験結果 [.2AL]ファイルをデスクトップ
等にコピーしてから自動試験結果を読み込んでください。
※パソコンで管理しやすいようにファイル名は任意に変更可能です。

18-4

１９．付録アドバンスP1（小型）以外の場合
注 AP感知器の設定は、受信機盤面にてAP感知器の自動登録操作が必要です。

１９－１．設定データを受信機に読み込む方法
設定データ
読み込み

SD書き出し※SDカードスロットは受信機の扉を開けると、扉側にあります。

FP2TG

SDカード
●SDカードは、カチッと音がするまで奥まで挿入してください。
●取り外すときは、カチッと音がするまで押してロックを解除してから引き抜いてください。

SDカード挿入※データ読み書き時にSDスロット上部のLD1（SDカードへのアクセスランプ）が点灯します。

１）FP2TGで作成した設定データを、FP2TGの「SD書き出し」をクリックしてSDカードに書き出します。
２）書き出した設定データに間違いがないか、SDカードの中の[TABLE情報.txt]を開いて確認します。
※書き出した設定データのファイル名は[TABLE.2TG]固定です。
※[TABLE情報.txt]は受信機では使用しないファイルです。（受信機は読み込みません）

３）SDカードを受信機のSDｶｰﾄﾞｽﾛｯﾄに挿入し、電池コネクタを抜いてから、受信機の電源ｽｲｯﾁをOFFします。
４）受信機盤内の「ソフト設定スイッチ」を押したままの状態で、受信機の電源スイッチをONし、２秒後に「ソフト設定スイッチ」を離して、受信機をソフト設定モードで起動します。
液晶表示部に【 ｾｯﾃｲ ｷﾄﾞｳﾁｭｳ 】をしばらく表示した後、【 ｶｲｾﾝ ｼｭﾍﾞﾂ 】を表示します。
※ソフト設定モード中は、下記LEDが全て点滅します。
（交流電源灯・警戒中灯・トラブル灯・消火栓灯・スイッチ注意灯・電話灯）※受信機の電源スイッチをONにした後は、電池コネクタを接続してください。

５）選択スイッチ「▲」で【 ｾｯﾃｲ SD ﾖﾐｺﾐ 】を表示させ、「実行スイッチ」を押します。
６）【 ******* ﾖﾐｺﾐ? [ｲｲｴ] 】の確認画面を表示するので、「▼▲」で【 ﾊｲ 】を選択し、「実行スイッチ」を押すと、読み込みを開始します。（*******は件名名称です）
読み込みが完了すると、終了音（ピー）が鳴り、【 ｷﾄﾞｳﾁｭｳ 】を表示します。
受信機起動後、SDカードを取り出してください。
エラー内容
受信機液晶表示内容
処置方法＜エラーを検出すると、受信機の液晶表示部にエラーを表示します＞
SDカードが挿入されていない

ＳＤカード

ガ

SDカードから読み込みができない

ＳＤカード

ヨミコミ

SDカードにテーブルデータがない

データ

アリマセン

SDカード内の設定データの受信機構成と、実際の受信機の構成が異なる

コウセイ

ガ

アリマセン
Ｅｒｒ

ガ チガイマス

SDカードをカチッと音がするまで挿入する
設定データを確認する。
TABLE2.TGであること。
SDカードに設定データ(TABLE2.TG)を入れる
設定データの受信機構成を実際の受信機の構成に合わせて作成する

19-1

１９．付録アドバンスP1（小型）以外の場合

１９－２．受信機内の設定データをFP2TGに読み込む方法

設定データ
書き出し

読み込み

FP2TG

SDカード

１）受信機が監視状態（通電状態）のままで、SDカードを受信機のSDカードスロットに挿入します。
２）受信機盤内の「ソフト設定スイッチ」を２秒以上長押しをして、液晶表示部に【 ｶｲｾﾝ ｼｭﾍﾞﾂ 】
を表示させます。
３）選択スイッチ「▲」で【 ｾｯﾃｲ SD ｶｷﾀﾞｼ 】を表示させ、「実行スイッチ」を押します。
４）【 ｾｯﾃｲ SD ｶｷﾀﾞｼ OK? [ｲｲｴ] 】の確認画面を表示するので、「▼▲」で【 [ﾊｲ] 】を選択し、「実行スイッチ」を押すと、書き出しを開始します。
＜エラーを検出すると、受信機の液晶表示部にエラーを表示します＞
エラー内容

受信機液晶表示内容

処置方法

SDカードが挿入されていない

ＳＤカード

ガ

SDカードをカチッと音がするまで挿入する

SDカードに書き込みができない

ＳＤカード

カキダシ

Ｅｒｒ

SDカードの書き込み禁止スイッチをOFFする
またはSDカードを交換する

SDカードの容量が不足している

ＳＤカード

カキダシ

Ｅｒｒ

SDカード内の不要ファイルを削除する

アリマセン４）液晶表示部に【 ｶｷﾀﾞｼ ｶﾝﾘｮｳ 】が表示されたら、SDカードを取り出してください。
※書き出した設定データはSDカードのルートディレクトリにファイル名[TABLE.2TG]で保存します。
（ファイル名が [TABLE.2TG] 固定のため、すでにファイルが存在する場合は上書き保存されます）

５）SDカードをパソコンに挿入し、受信機から書き出した 設定データ[TABLE.2TG]ファイルをデスクトップ等にコピーしてから設定データを読み込んでください。
※パソコンで件名管理しやすいようにファイル名[TABLE]は任意に変更可能です。

19-2

１９．付録アドバンスP1（小型）以外の場合

１９－３．受信機の履歴情報をFP2TGで表示する方法

履歴情報
書き出し

読み込み

FP2TG

SDカード

１）受信機が監視状態（通電状態）のままで、SDカードを受信機のSDカードスロットに挿入します。
２）受信機の「履歴確認スイッチ」を押して、液晶表示部に【 ﾘﾚｷ ｶｸﾆﾝ 】を表示させます。
３）選択スイッチ「▼」で【 ﾘﾚｷ SD ｶｷﾀﾞｼ 】を表示させ、「実行スイッチ」を押します。
４）【 ﾘﾚｷ SD ｶｷﾀﾞｼ OK? [ﾊｲ] 】の確認画面を表示するので、再度「実行スイッチ」を押すと、書き出しを開始します。
＜エラーを検出すると、受信機の液晶表示部にエラーを表示します＞
エラー内容

受信機液晶表示内容

処置方法

SDカードが挿入されていない

ＳＤカード

ガ

SDカードをカチッと音がするまで挿入する

SDカードに書き込みができない

ＳＤカード

カキダシ

Ｅｒｒ

SDカードの書き込み禁止スイッチをOFFする
またはSDカードを交換する

SDカードの容量が不足している

ＳＤカード

カキダシ

Ｅｒｒ

SDカード内の不要ファイルを削除する

アリマセン５）液晶表示部に【 ｶｷﾀﾞｼ ｶﾝﾘｮｳ 】が表示されたら、SDカードを取り出してください。
※書き出した履歴情報はSDカードのルートディレクトリに、ファイル名[月日時分の8桁.2LG]で保存します。
（履歴情報はファイル名がタイムスタンプのため、複数のファイルをSDカードに保存できます）

６）「履歴確認スイッチ」を押すと、平常時の監視状態に戻ります。
７）SDカードをパソコンに挿入し、受信機から書き出した履歴情報[.2LG]ファイルをデスクトップ
等にコピーしてから履歴情報を読み込んでください。
※パソコンで管理しやすいようにファイル名は任意に変更可能です。

19-3

１９．付録アドバンスP1（小型）以外の場合

１９－４．受信機の自動試験結果をFP2TGで表示する方法

自動試験結果
書き出し

読み込み

FP2TG

SDカード

１）受信機が監視状態（通電状態）のままで、SDカードを受信機のSDカードスロットに挿入します。
２）受信機の「履歴確認スイッチ」を押して、液晶表示部に【 ﾘﾚｷ ｶｸﾆﾝ 】を表示させます。
３）選択スイッチ「▼」で【 ｼﾞﾄﾞｳｼｹﾝ ｹｯｶ SD ｶｷﾀﾞｼ 】を表示させ、「実行スイッチ」を押します。
４）【 ｼﾞﾄﾞｳｼｹﾝ ｹｯｶ SD ｶｷﾀﾞｼ OK? [ﾊｲ] 】の確認画面を表示するので、再度「実行スイッチ」を押すと、書き出しを開始します。
＜エラーを検出すると、受信機の液晶表示部にエラーを表示します＞
エラー内容

受信機液晶表示内容

処置方法

SDカードが挿入されていない

ＳＤカード

ガ

SDカードをカチッと音がするまで挿入する

SDカードに書き込みができない

ＳＤカード

カキダシ

Ｅｒｒ

SDカードの書き込み禁止スイッチをOFFする
またはSDカードを交換する

SDカードの容量が不足している

ＳＤカード

カキダシ

Ｅｒｒ

SDカード内の不要ファイルを削除する

アリマセン５）液晶表示部に【 ｶｷﾀﾞｼ ｶﾝﾘｮｳ 】が表示されたら、SDカードを取り出してください。
※書き出した自動試験結果はSDカードのルートディレクトリに、ファイル名[月日時分の8桁.2AL]で保存します。
（自動試験結果はファイル名がタイムスタンプのため、複数のファイルをSDカードに保存できます）

６）「履歴確認スイッチ」を押すと、平常時の監視状態に戻ります。
７）SDカードをパソコンに挿入し、受信機から書き出した自動試験結果 [.2AL]ファイルをデスクトップ
等にコピーしてから自動試験結果を読み込んでください。
※パソコンで管理しやすいようにファイル名は任意に変更可能です。

19-4