ＳＳ無線信号伝送ユニット
ＡＲＮ−６０５２０
ＡＲＮ−６０５２１

取扱説明書（Ver.2.02）

目次----------------------------------------------------------

１----------------------------------------------------------------------------

２----------------------------------------

２

１．２ 無線アナログ入出力ユニット-------------------------------------------

３

１．３ 拡張アナログ入出力ユニット-------------------------------------------

３----------------------------------------------------------------------------

４-------------------------------------------------------------------------

５--------------------------------------

５

３．２ 動作モード１ （１対Ｎ 拡張ユニット分散モード）-------------------------

５

３．３ 動作モード２ （１対Ｎ １チャンネル分散モード）-------------------------

６

３．４ 動作モード３ （１対Ｎ ２チャンネル分散モード）-------------------------

６

３．５ 動作モード４ （１対Ｎ ４チャンネル分散モード）-------------------------

６

３．６ 動作モード５ （１対Ｎ データ収集モード）------------------------------

７

３．６．１ 動作モード５でのＲＳ２３２Ｃ通信仕様------------------------------

７---------------------------------------------------------------

９

４．１ ロータリーＳＷの設定-----------------------------------------------------

９

４．２ ディップＳＷの設定-----------------------------------------------------

１０----------------------------------------------------------

１２

５． ＬＥＤ表示とステータス出力-----------------------------------------------------

１２

５．１ ＬＥＤ基本機能-----------------------------------------------------

１２

５．２ 電源投入時の致命的エラー---------------------------------------------

１３

５．３ 正常動作時の状態表示---------------------------------------------

１３

５．４ 通信異常発生時の状態表示---------------------------------------------

１３

５．５ ステータス出力-----------------------------------------------------

１３

６． ジャンパーピンの設定----------------------------------------------------------------

１４

６．１ アナログ入力ユニットのＪＰ設定------------------------------------------

１４

６．２ アナログ出力ユニットのＪＰ設定------------------------------------------

１５--------------------------------------------------------------------

１６-------------------------

１６---------------------------------------------

１６------------------------------

１７

安全上のご注意とお断り
１． 概要

１．１ ＳＳ無線信号伝送ユニットとは・・・

２． 寸法図３． 動作モード

３．１ 動作モード０ （１対１通信モード）

４． 内部ＳＷの設定

４．３ 周波数対応表

７． 端子台の説明

７．１ ＲＳ−４２２／４８５（DC 電源入力・ユニット接続用）
７．２ ＲＳ−４８５（ユニット接続用）

７．３ アナログ入力・出力ユニット（無線・拡張）

--------------------------------------------------------

１８--------------------------------------------------------------------

１９---------------------------------------------

１９------------------------------------------------------------

１９------------------------------------------------------------------

１９-------------------------------------------------------------

２０----------------------------------------------

２０-------------------------------------------------------------

２１

８． アンテナの取り付け方法
９． 一般仕様

10．１ アナログ信号 入出力仕様
10．２ 動作環境
10．３ 外形
10．４ 無線仕様

10．５ ＲＳ２３２Ｃインターフェース

１０． アフターサービス

ＳＳ無線信号伝送ユニット
ARN-60520 ARN-60521 Ver2.02

安全上のご注意とお断り− 安全上のご注意 −△ 警告！

誤った取扱いをした場合、死亡または重傷を負う危険性がある項目です。

■ 内部に異物を入れないでください。
本体内部に金属類を入れないでください。また、水などの液体が入らないように注意してください。
故障、感電、火災の原因になります。
■ 分解しないでください。
修理技術者以外の人は、絶対に分解や、修理・改造は行わないでください。
感電の危険があります。また、発火などの異常動作でケガをすることがあります。
■ 落とさないようにしてください。
本体は安定した場所に設置してください。誤って落としたりすると、破損やケガなどの恐れがあります。

△ 注意！

誤った取扱いをした場合、障害を負う可能性、もしくは物的損害を負う可能性がある項目です。

■ 指示された電源で使用してください。
アナログの場合はＤＣ１２Ｖ仕様または２４Ｖ仕様または AC アダプター仕様の中から選択となります。
■ 使用・保管上の注意
高温・多湿の場所、長時間直射日光の当たる場所での使用・保管は避けてください。
また、周辺の温度変化が激しいと、内部結露によって誤動作する場合があります。
■ 設置場所の注意
衝撃や振動の加わりやすい場所での使用・保管は避けてください。故障の原因になります。

− お断り −

■ 本製品を医療機器、航空機等には使用しないでください。もし、ご使用になる場合は当社までご相談ください。
■ 当社は品質の向上に努めておりますが、半導体製品は故障、誤動作する場合があります。
本製品の故障または誤動作によって結果的に、人身事故、火災事故等が発生しないよう安全設計に十分ご注意願います。
■ この取扱い説明書の記載内容は、２００５年３月現在のものです。
記載内容を予告なく変更あるいは製造中止することがありますのでご了承ください。
■ 無線通信は外来のノイズ、障害物等により一時的に通信できなくなることがあります。このような時でも安全に稼動するようにシステム設計してください。
■ 本製品は日本国内専用です。

1

ＳＳ無線信号伝送ユニット
ARN-60520 ARN-60521 Ver2.02

１． 概要
１．１ ＳＳ無線信号伝送ユニットとは・・・
ＳＳ無線信号伝送ユニット（ＡＲＮ−６０５００シリーズ）とは、デジタル信号、アナログ信号を無線で伝送する装置です。
無線モデムを内蔵している無線信号ユニットと、無線信号ユニットに取り付けることで信号点数、信号種類を増設することができる拡張ユニットがあります。

《伝送信号の種類》･ アナログ（電圧値）信号 （範囲：０〜＋５Ｖ）･ アナログ（電流値）信号 （範囲：０〜２０ｍＡ）
カスタマイズにより、アナログ信号範囲を変更することも可能です。

【特長】
２．４ＧＨｚ帯スペクトル拡散（ＳＳ）方式 無線データ伝送■ アンテナは用途に応じて、４種類の中から選択可能■ 同一エリア内では３２組まで使用可能■ 信号応答速度は最短で１００ｍＳｅｃ（拡張種類、台数により異なります）■ 無線ユニットに最大３１台の拡張ユニットを接続可能■ パソコン等による無線監視システムの構築可能■ １対１通信、１対Ｎ通信可能■ 配線省力化ツール、各種情報収集システム等で使用可能

2

ＳＳ無線信号伝送ユニット
ARN-60520 ARN-60521 Ver2.02

１．２ 無線アナログ入出力ユニット （ＡＲＮ−６０５２０、ＡＲＮ−６０５２１）
無線アナログ入力ユニットは、アナログ入力信号をアナログ出力ユニットに無線で伝送する装置です。
無線アナログ出力ユニットは、アナログ入力ユニットから無線受信したアナログ信号を出力する装置です。
伝送信号点数は、入力・出力ユニットともに４点です。拡張アナログ入出力ユニットを取り付けることにより信号点数を増設することができます。拡張アナログユニットは最大１８台まで増設可能です。
アナログ信号は、入力・出力ともに電圧値または電流値を選択することが可能です。
電圧値の範囲は ０〜＋５Ｖ 電流値の範囲は ０〜２０ｍＡ （標準品）です。
カスタマイズすることにより、電圧・電流値の範囲を変更することも可能です。

１．３ 拡張アナログ入出力ユニット （ＡＲＮ−６１５２０、ＡＲＮ−６１５２１）
拡張アナログ入出力ユニットは、信号点数増設の為に無線ユニットに取り付けることができる装置です。
拡張ユニット単体では動作しません。 無線アナログ入出力ユニット同様、伝送信号点数は４点です。

3

ＳＳ無線信号伝送ユニット
ARN-60520 ARN-60521 Ver2.02

２．寸法図

4

ＳＳ無線信号伝送ユニット
ARN-60520 ARN-60521 Ver2.02

３．動作モード
ＡＲＮ−６０５００シリーズは内部ロータリーＳＷ３の設定により、様々な動作モードを設定することが可能です。動作モードは、
電源立ち上げ時に決定します。動作中に内部ロータリーＳＷ３を変更しても無効です。また、拡張ユニットを取り付ける時は、電源を落とした状態で行ってください。

３．１ 動作モード０ （１対１通信モード）
無線伝送ユニットを１対１で通信するモードです。
無線ユニット単体、無線ユニット＋拡張ユニットのどちらでも動作します。

無線ユニット

無線ユニット

無線ユニット

無線ユニット

拡張ユニット

拡張ユニットまたは《 注意事項 》■ 入力⇔出力ユニットに限り通信を行います。
入力⇔入力、出力⇔出力ユニットでは通信できません。（エラーとなります。）■ デジタル⇔デジタル、アナログ⇔アナログユニットに限り通信を行います。
デジタル⇔アナログユニットでは通信できません。（エラーとなります。）

３．２ 動作モード１ （１対Ｎ 拡張ユニット分散モード）
無線伝送ユニットを１対Ｎで通信するモードです。
マスター＋接続している拡張台数をスレーブ台数で割って、各スレーブと通信します。
対応するユニット毎に入力／出力が選択できます。

スレーブ
（例１）

マスター

無線ユニット

スレーブＩＤ：０１

無線ユニット

スレーブＩＤ：０２

無線ユニット

スレーブＩＤ：０３

無線ユニット
拡張ＩＤ：０１

拡張ユニット

拡張ＩＤ：０２

拡張ユニット

スレーブ

（例２）
マスター

無線ユニット

スレーブＩＤ：０１

拡張ユニット

拡張ＩＤ：０１

無線ユニット

スレーブＩＤ：０２

拡張ユニット

拡張ＩＤ：０１

無線ユニット
拡張ＩＤ：０１

拡張ユニット

拡張ＩＤ：０２

拡張ユニット

拡張ＩＤ：０３

拡張ユニット5

ＳＳ無線信号伝送ユニット
ARN-60520 ARN-60521 Ver2.02

３．３ 動作モード２ （１対Ｎ １チャンネル分散モード）
無線伝送ユニットを１対Ｎで通信するモードです。
マスターの信号を１点ずつ分散し、各スレーブと通信します。
マスター側のユニットの種類（入力・出力）によって、スレーブ側の種類が決定します。

スレーブ
（例）
無線ユニットマスター
無線ユニット
無線ユニットＯＵＴ３ ③

ＩＮ１ ②
スレーブＩＤ：０３

無線ユニット※ＩＮ１ ①
スレーブＩＤ：０２

ＯＵＴ１ ①
ＯＵＴ２ ②

スレーブＩＤ：０１

ＩＮ１ ③

入出力設定は２点ずつとなりますので（Ｉ／Ｏ１，２）、（Ｉ／Ｏ３，４）、（Ｉ／Ｏ５，６）、（Ｉ／Ｏ７，８）は同様の入出力方向となります。

※ マスターは拡張ユニットの増設が可能ですが、スレーブは拡張ユニットの増設はできません。

３．４ 動作モード３ （１対Ｎ ２チャンネル分散モード）
無線伝送ユニットを１対Ｎで通信するモードです。
マスターの信号を２点ずつ分散し、各スレーブと通信します。
マスター側のユニットの種類（入力・出力）によって、スレーブ側の種類が決定します。

（例）
マスター

スレーブ

スレーブＩＤ：０１

無線ユニットＯＵＴ１ ①

ＩＮ１ ①
ＯＵＴ２ ②ＩＮ２ ②

無線ユニットＩＮ３ ③
スレーブＩＤ：０２

ＩＮ４ ④
無線ユニットＯＵＴ１ ③
ＯＵＴ２ ④※ マスターは拡張ユニットの増設が可能ですが、スレーブは拡張ユニットの増設はできません。

３．５ 動作モード４ （１対Ｎ ４チャンネル分散モード）
無線伝送ユニットを１対Ｎで通信するモードです。
マスターの信号を４点ずつ分散し、各スレーブと通信します。
マスター側のユニットの種類（入力・出力）によって、スレーブ側の種類が決定します。

スレーブ
（例）

マスター

無線ユニット

スレーブＩＤ：０１
ＩＮ１〜４ ①

ＯＵＴ１〜４ ①
無線ユニット

スレーブＩＤ：０２

ＯＵＴ５〜８ ②
無線ユニット6

ＩＮ１〜４ ②

ＳＳ無線信号伝送ユニット
ARN-60520 ARN-60521 Ver2.02※ アナログユニット時は、動作モード１と同様の動作になります。
※ マスターは拡張ユニットの増設が可能ですが、スレーブは拡張ユニットの増設はできません。

３．６ 動作モード５ （１対Ｎ データ収集モード）
無線伝送ユニットを１対Ｎで通信するモードです。
マスターは収集したデータをＲＳ２３２Ｃ出力します。
※ スレーブは全て入力ユニットになります。スレーブに出力ユニットを使用した場合は、設定エラーとなります。
※ スレーブは拡張ユニットを増設可能です。

スレーブ

ＲＳ２３２Ｃ出力

無線ユニット

スレーブＩＤ：０１

マスター
無線ユニット

無線ユニット

無線ユニット

スレーブＩＤ：０２

スレーブＩＤ：０３

３．６．１ 動作モード５時のＲＳ２３２Ｃ通信仕様

項目

内容

同期方式

非同期（調歩同期）

通信方式

ＲＳ２３２Ｃ

応答方式

ポーリング

伝送レート

３８４００ ＢＰＳ

キャラクタフォーマット

Ｄ８、Ｐｅｖｅｎ、Ｓ１※ マスターは SW１，２により設定されたスレーブ台数分ポーリングを行います。スレーブからの応答があった場合に受信情報をＲＳ２３２Ｃ出力します。応答がない場合は、タイムアウトにより次のスレーブ
へポーリングを行います。

【 伝文フォーマット 】（ ）内の数字は文字長です。
※ データは全てアスキーデータです。
（１）

（３）

（１）

（２）

＠

ｎ１

ｎ２

ｎ３

（可変長） （可変長）
ｎ４

ｎ５

（２）

（２）

ＢＣＣ

ＣＲＬＦ

7

ＳＳ無線信号伝送ユニット
ARN-60520 ARN-60521 Ver2.02

＠： コマンドヘッダー

＠ （４０Ｈ）

ｎ１ ： 相手先ＩＤ （ ００１ 〜 ２００ ）ｎ２ ： 動作モード （ ５ ）ｎ３ ： 拡張ユニット台数 （ ００ 〜 ３１ ）ｎ４ ： 無線ユニット情報

（１）

（可変長）

（可変長）

種類

ポート情報

データ

・ 種類 ： デジタルユニット正常＝ ０ 、アナログ入力ユニット正常＝ １ 、アナログ出力ユニット正常＝ ２
デジタルユニット異常＝ ８ 、アナログ入力ユニット異常＝ ９ 、アナログ出力ユニット異常＝ A※ 各ユニットにおいて異常が発生した場合は、有線間通信異常が考えられます。

・ ポート情報 ： デジタルユニット＝入出力ポートの情報（２バイト）、アナログユニット＝なし《 デジタルユニット 入出力ポートの情報 》
ポート設定
ポート情報

Ｉ／Ｏ ７，８

Ｉ／Ｏ ５，６

Ｉ／Ｏ ３，４

Ｉ／Ｏ １，２

００

ＯＵＴ

ＯＵＴ

ＯＵＴ

ＯＵＴ

０３

ＯＵＴ

ＯＵＴ

ＯＵＴ

ＩＮ

０Ｃ

ＯＵＴ

ＯＵＴ

ＩＮ

ＯＵＴ

０Ｆ

ＯＵＴ

ＯＵＴ

ＩＮ

ＩＮ

：

：

：

：

：

ＦＦ

ＩＮ

ＩＮ

ＩＮ

ＩＮ

・ データ ： デジタルユニット＝入力ポートの状態（２バイト）、アナログ出力ユニット＝なし
アナログ入力ユニット＝入力ポートの状態（１２バイト）《 デジタルユニット 入力ポートの状態 》
ポート設定
ポート状態

Ｉ／Ｏ８

Ｉ／Ｏ７

Ｉ／Ｏ６

Ｉ／Ｏ５

Ｉ／Ｏ４

Ｉ／Ｏ３

Ｉ／Ｏ２

Ｉ／Ｏ１

００

Ｌｏ

Ｌｏ

Ｌｏ

Ｌｏ

Ｌｏ

Ｌｏ

Ｌｏ

Ｌｏ

０１

Ｌｏ

Ｌｏ

Ｌｏ

Ｌｏ

Ｌｏ

Ｌｏ

Ｌｏ

Ｈｉ

０２

Ｌｏ

Ｌｏ

Ｌｏ

Ｌｏ

Ｌｏ

Ｌｏ

Ｈｉ

Ｌｏ

０３

Ｌｏ

Ｌｏ

Ｌｏ

Ｌｏ

Ｌｏ

Ｌｏ

Ｈｉ

Ｈｉ

：

：

：

：

：

：

：

：

：

ＦＦ

Ｈｉ

Ｈｉ

Ｈｉ

Ｈｉ

Ｈｉ

Ｈｉ

Ｈｉ

Ｈｉ

《 アナログユニット 入力ポートの状態 》
ＡＤ１
ＡＤ１〜ＡＤ４ ：

8

ＡＤ２

ＡＤ３

０００ 〜 ＦＦＦ の各３バイト

ＡＤ４ＳＳ無線信号伝送ユニット
ARN-60520 ARN-60521 Ver2.02（電圧値の場合）

０００： ０Ｖ →

ＦＦＦ（電流値の場合）

０００： ０ｍＡ →

： ５Ｖ

ＦＦＦ

値を ? ? ? とすると（（? ? ? ×５）／０ｘＦＦＦ） [Ｖ]： ２０ｍＡ?
?
?
値をとすると（（?
?
? ×２０）／０ｘＦＦＦ） [ｍＡ]ｎ５ ： 拡張ユニット情報
拡張の台数分 ｎ４の形式でデータ付加。（拡張ユニットが接続されていない場合は無し）（例） 拡張ユニット２台の場合（ＩＤ０１：デジタルユニット、ＩＤ０２：アナログ入力ユニット時）
（１）

（２）

（２）

（１）

０

デジタル

デジタル

１

アナログ

デジタル

ポート情報

データ

アナログ入力データ

ＩＤ０１：拡張デジタルユニット（１２）

ＩＤ０２：拡張アナログ入力ユニット

ｎ５
ＢＣＣ ： 水平パリティ（ｎ１〜ＢＣＣの手前までの１バイト毎の排他的論理和をアスキー化したものとします。）

４．内部ＳＷの設定
上面左側のネジを取り、上フタを外すと内部ＳＷの設定が出来ます。
拡張ユニットでは、ロータリーＳＷ１，２とディップＳＷ６（デジタルユニット時）のみを使用します。

○

○

○

ＳＷ１

ＳＷ２

ＳＷ３

ＳＷ４

□□□□□□□□

ロータリーＳＷ

□□□□

ＳＷ５

ＳＷ６

端子台

○

ディップＳＷ

４．１ ロータリーＳＷの設定●

ＳＷ１、２ （ＩＤ設定）
各ユニットの ID を設定します。またマスター設定時には、スレーブ台数を設定します。
無線ユニットマスター設定時

スレーブ設定時

中継機設定時拡張ユニット

１：１通信（モード０）

内部で００Ｈに固定するので無効

１：Ｎ通信時（モード１，２，３，４，５）

スレーブ台数（範囲：０１Ｈ〜Ｃ８Ｈ）

１：１通信（モード０）

内部で０１Ｈに固定するので無効

１：Ｎ通信時（モード１，２，３，４，５）

自己ＩＤ（範囲：０１Ｈ〜Ｃ８Ｈ）※１

各モード共通ＤＣＨにしてください※２

各モード共通自己ＩＤ（範囲：０１Ｈ〜２０Ｈ）※３9

ＳＳ無線信号伝送ユニット
ARN-60520 ARN-60521 Ver2.02（注意事項）※

ＳＷ１は下位、ＳＷ２は上位です。（０１Ｈの場合、ＳＷ２＝ ０ 、ＳＷ１＝ １ です）※１

０１Ｈから順にＩＤを設定してください。
例えば、スレーブ台数が３台の場合は、スレーブ１＝０１Ｈ、スレーブ２＝０２Ｈ、スレーブ３＝０３Ｈと連番で設定します。

※２

ディップＳＷ５−５と合わせて設定することにより、中継機として使用できます。

※３※１同様、連番で設定してください。

●

ＳＷ３ （動作モード設定）
動作モードを設定します。動作内容は．３．動作モードを参照してください。
無線ユニットマスター／スレーブ設定時

動作モードを設定します。設定範囲は設定しないで下さい。

中継機設定時無効

拡張ユニット● ＳＷ４

０ 〜 ５ です。その他は

無効（周波数グループ設定）

無線ユニットの無線通信周波数グループを設定します。
設定範囲は０ 〜 ７ です。その他の設定は行わないで下さい。 （後述 「周波数対応表」をご確認下さい。）

また、拡張ユニット設定を行います。 Ｆ を設定すると拡張ユニットとして動作します。
無線ユニットマスター、スレーブ、中継機

無線ユニットの無線通信周波数グループを設定します。設定範囲
は ０ 〜 ７ です。その他は設定しないで下さい。 （後述 「周波数対応表」をご確認下さい。）

拡張ユニット

拡張ユニット設定

Ｆ に設定して下さい。

４．２ ディップＳＷの設定● ＳＷ５（無線ユニット『ＡＲＮ-６０５２０』『ＡＲＮ-６０５２１』の場合）
ＳＷ
ＳＷ５−１

機種、状態
各ユニット共通

ＳＷ５−２

ＳＷ５−４

10

設定内容
周波数帯設定を行います。※１
周波数バンド００ ： ＳＷ５−１＝ＯＦＦ ／ ＳＷ５−２＝ＯＦＦ
周波数バンド０１ ： ＳＷ５−１＝ＯＮ ／ ＳＷ５−２＝ＯＦＦ
周波数バンド０２ ： ＳＷ５−１＝ＯＦＦ ／ ＳＷ５−２＝ＯＮ
周波数バンド０３ ： ＳＷ５−１＝ＯＮ ／ ＳＷ５−２＝ＯＮ

アナログ入力ユニット

無効

アナログ出力ユニット

無線通信切断時のアナログ出力状態を選択します。
ＯＮ: 直前のアナログ出力を保持します。
ＯＦＦ： ０を出力します。

中継機設定時各ユニット

無効

各ユニット共通

ダイバーシティ設定を行います。
ＯＮ: ダイバーシティ受信を行います。アンテナをＡ側とＢ側に接続してください。
ＯＦＦ： 標準受信です。アンテナはＡ側に接続してください。

ＳＳ無線信号伝送ユニット
ARN-60520 ARN-60521 Ver2.02

ＳＷ５−５

ＳＷ５−６

ＳＷ５−７

ＳＷ５−８

各ユニット共通

中継機能設定を行います。
ＯＮ: 無線通信を中継機経由で行います。
ＯＦＦ： 無線通信を中継機なしで行います。

アナログ入力ユニット

無効

アナログ出力ユニット

無効中継機設定時各ユニット

無効

各ユニット共通

システムリザーブです。（ＯＮしないで下さい。）

各ユニット共通

マスター／スレーブ設定を行います。
ＯＮ: マスター
ＯＦＦ： スレーブ
本ユニットは、双方向の無線通信を円滑に行う為に内部でマスターとスレーブを定義しています。

※１：すでに２．４ＧＨｚ帯の無線システムが存在する場合に周波数帯を変更することが可能です。
（後述 「周波数対応表」をご確認下さい。）（拡張ユニット『ＡＲＮ-６１５２０』『ＡＲＮ-６１５２１』の場合）
ＳＷ

種類

ＳＷ５−１

各ユニット共通

設定内容
無効

ＳＷ５−２
アナログ入力ユニット

無効

アナログ出力ユニット

無線、有線通信切断時のアナログ出力状態を選択します。
ＯＮ: 直前のアナログ出力を保持します。
ＯＦＦ： ０を出力します。

ＳＷ５−３

ＳＷ５−４

各ユニット共通無効

ＳＷ５−５
アナログ入力ユニット

無効

アナログ出力ユニット

無効

ＳＷ５−７

各ユニット共通

システムリザーブです。（ＯＮしないで下さい。）

ＳＷ５−８

各ユニット共通

無効

ＳＷ５−６

11

ＳＳ無線信号伝送ユニット
ARN-60520 ARN-60521 Ver2.02● ＳＷ６（デジタルユニットポート設定）

デジタルユニット（無線・拡張ユニットともに）のポート状態を設定します。
ＳＷ

ＯＦＦ

ＯＮ

ＳＷ６−１

Ｉ／Ｏ １，２ 出力ポート

Ｉ／Ｏ １，２ 入力ポート

ＳＷ６−２

Ｉ／Ｏ ３，４ 出力ポート

Ｉ／Ｏ ３，４ 入力ポート

ＳＷ６−３

Ｉ／Ｏ ５，６ 出力ポート

Ｉ／Ｏ ５，６ 入力ポート

ＳＷ６−４

Ｉ／Ｏ ７，８ 出力ポート

Ｉ／Ｏ ７，８ 入力ポート※ アナログ入出力ユニットの場合は無効となります。

４．３ 周波数対応表
周波数（ＭＨｚ）
周波数グループ
周波数バンド００

周波数バンド０１

周波数バンド０２

周波数バンド０３

０２４０２．０２４２６．０２４５０．０２４７２．０１

２４０５．０２４２９．０２４５３．０２４７５．０２

２４０８．０２４３２．０２４５６．０２４７８．０３

２４１１．０２４３５．０２４５９．０２４８１．０４

２４１４．０２４３８．０２４６２．０２４８４．０５

２４１７．０２４４１．０２４６５．０２４８７．０６

２４２０．０２４４４．０２４６８．０２４９０．０７

２４２３．０２４４７．０２４７１．０２４９３．０５．ＬＥＤ表示とステータス出力
５．１ LED 基本機能
ＬＥＤ （色）12

内容ＭＯＮ１ （赤）エラーLED（致命的エラー：点滅／通信エラー：点灯）

ＭＯＮ２ （緑）無線・有線送信時に２０ｍSec 間点灯

ＭＯＮ３ （緑）無線・有線受信時に２０ｍSec 間点灯

ＳＴＡＴＵＳ （緑）ステータスＬＥＤ

Ｉ／Ｏ１〜８ （赤）（デジタルユニット時） ポートＯＮの時点灯、ポートＯＦＦの時消灯

ＰＯＷＥＲ （赤）

電源供給時に点灯 （電源ＬＥＤ）

ＳＳ無線信号伝送ユニット
ARN-60520 ARN-60521 Ver2.02

５．２ 電源投入時の致命的エラー
電源投入時に各設定をチェックし、動作継続不可能の場合、以下の表示となります。
LED 状態／SOUT
エラー種類
MON1

MON2

MON３

STATUS

SOUT

モデム

点滅

消灯

消灯

点滅

OFF

SW

点滅

点滅

消灯

消灯

OFF

物理的

点滅

消灯

点滅

消灯

OFF

※MON1 が点滅中は致命的エラー発生中の為、動作継続することはできません。電源を落としてから各設定を確認し、再度電源を投入してください。
※点滅間隔は５００ｍＳｅｃです。

５．３ 正常動作時の状態表示
各ユニットでの通信が正常に行われている場合、以下の表示となります。
LED 状態／SOUT
機種
MON1

MON2

MON３

STATUS

SOUT

無線ユニット

消灯

無線送信時

無線受信時

消灯

ON

拡張ユニット

消灯

有線送信時

有線受信時

消灯

ON

※送信・受信時に２０ｍSec 間点灯します。
５．４ 通信異常発生時の状態表示
各ユニット間での通信異常が発生した場合、以下の表示となります。
LED 状態／SOUT
機種

無線ユニット

拡張ユニット

異常内容
MON1

MON2

MON３

STATUS

SOUT

点灯

消灯

消灯

点滅

OFF

無線通信

点灯

点灯

消灯

消灯

OFF

接続されている拡張ユニット間

点灯

消灯

点灯

消灯

OFF

無線通信している相手に接続された拡張ユニット

点灯

消灯

消灯

点滅

OFF

接続されている無線ユニットが無線通信異常

点灯

消灯

消灯

点灯

OFF

接続された無線ユニット間の有線通信

点灯

消灯

点灯

消灯

OFF

無線通信している相手側の対応する拡張ユニット※無線通信異常は通信切断５秒経過後、発生します。
※有線通信異常は通信切断３秒経過後、発生します。
※無線ユニットはエラーが複数発生した場合、すべてのエラーをＯＲ表示します。
５．５ ステータス出力（SOUT）
ステータス出力は、異常発生時 OFF 出力し、それ以外の場合は ON 出力します。

13

ＳＳ無線信号伝送ユニット
ARN-60520 ARN-60521 Ver2.02

６．ジャンパーピンの設定
上面左側のネジを取り、上フタを外すとジャンパーピン（以下ＪＰ）の設定が出来ます。

６．１ アナログ入力ユニット（ＡＲＮー６０５２０、６１５２０）のＪＰ設定

ＪＰ
ＪＰ４，５

ＪＰ６

項目
ＲＳ４８５／ＲＳ４２２選択

終端抵抗接続選択

短絡箇所

機能

無

ＲＳ４２２

有

ＲＳ４８５

無

なし

有

あり

ＪＰ８〜ＪＰ１１

１−２

ＪＰ１２〜ＪＰ１５

１−２

ＪＰ１６〜ＪＰ１９

無ＪＰ８〜ＪＰ１１

１−２

ＪＰ１２〜ＪＰ１５

１−２

ＪＰ１６〜ＪＰ１９

１−２

ＪＰ８〜ＪＰ１１

２−３

ＪＰ１２〜ＪＰ１５

２−３

ＪＰ１６〜ＪＰ１９

２−３

０〜５Ｖ

入力
選択

０〜２０ｍＡ

作動増幅入力※ 設定変更は、電源ＯＦＦにし、端子台に接続しているコネクタを外した状態で行って下さい

14

ＳＳ無線信号伝送ユニット
ARN-60520 ARN-60521 Ver2.02

６．２ アナログ出力ユニット（ＡＲＮ−６０５２１、６１５２１）のＪＰ設定

ＪＰ
ＪＰ４，５

ＪＰ６

項目
ＲＳ４８５／ＲＳ４２２選択

終端抵抗接続選択

短絡箇所

機能

無

ＲＳ４２２

有

ＲＳ４８５

無

なし

有

あり

ＪＰ８〜ＪＰ１１

１−２

ＪＰ１２〜ＪＰ１５

１−２

出力

ＪＰ１６〜ＪＰ１９

１−２

選択

ＪＰ８〜ＪＰ１１

２−３

ＪＰ１２〜ＪＰ１５

２−３

ＪＰ１６〜ＪＰ１９

２−３

０〜５Ｖ

０〜２０ｍＡ

15

ＳＳ無線信号伝送ユニット
ARN-60520 ARN-60521 Ver2.02

７．端子台の説明
入出力信号を接続する端子台は、圧着端子不要の押締方式で、直接電線を接続できますので、結線作業の大幅な省力化が図れます。
項目

７．１

仕様

規格

ＶＤＥ／ＩＥＣ規格に準拠

端子ピッチ

３．５ｍｍ

適合電線

ＡＷＧ１６ （撚線）

接続電線範囲

０．１４〜１．５m ㎡

電線むき長さ７mm

端子ねじ呼び径

Ｍ２

ＡＷＧ２６〜ＡＷＧ１６

ＲＳ−４２２／４８５（ＤＣ電源入力・ユニット間接続用）
本体ＤＣ電源（＋１２／２４Ｖ）の供給に使用します。（標準品）
また、無線ユニットと拡張ユニットの通信用に使用します。

７．２

Ｎｏ．

名称

内容

①
②

Ｙ
Ｚ

未使用（標準品）

③

Ａ

④

Ｂ

⑤

＋１２／２４Ｖ⑥

ＧＮＤ

他ユニットとの有線通信用（ＲＳ−４８５）
ＤＣ電源入力用

ＲＳ−４８５（ユニット間接続用）
無線ユニットと拡張ユニットの通信用に使用します。

16

Ｎｏ．

名称

内容

①
②

Ａ
Ｂ

他ユニットとの有線通信用（ＲＳ−４８５）③＋１２／２４Ｖ④

ＧＮＤ

未使用（標準品）

ＳＳ無線信号伝送ユニット
ARN-60520 ARN-60521 Ver2.02

７．３

アナログ入力・出力ユニット（無線・拡張）【 アナログ入力ユニット 】
Ｎｏ．

名称

①

【 アナログ出力ユニット 】
内容

Ｎｏ．

未使用

①

名称

内容
未使用

②

ＡＩＮ１ （＋）

②

ＡＯＵＴ１

③

ＡＩＮ１ （−）

③

ＧＮＤ

④

ＡＩＮ２ （＋）

④

ＡＯＵＴ２

⑤

ＡＩＮ２ （−）

⑤

ＧＮＤ

⑥

ＡＩＮ３ （＋）

⑥

ＡＯＵＴ３

⑦

ＡＩＮ３ （−）

⑦

ＧＮＤ

⑧

ＡＩＮ４ （＋）

⑧

ＡＯＵＴ４

⑨

ＡＩＮ４ （−）

⑨

ＧＮＤ

⑩

ＳＴＡＴＵＳ

エラー出力用⑩

ＳＴＡＴＵＳ

エラー出力用

⑪

ＣＯＭ

ＧＮＤ

⑪

ＣＯＭ

ＧＮＤ

アナログ入力アナログ出力17

ＳＳ無線信号伝送ユニット
ARN-60520 ARN-60521 Ver2.02

８．アンテナの取り付け方法◎ 取り付け方法■ 通常アンテナはＡ（送／受信）方向に取り付けてください。
ダイバーシティ機能を利用する場合には、Ａ（送／受信）、Ｂ（受信）に取り付けます。

■ コネクタの締め付けトルクは、８〜２２．５Ｋｇ／ｃｍとしてください。

◎ 設置上の注意■ 金属製の物体の近くにアンテナを設置すると、通信距離が短くなることがありますのでなるべく離して設置してください。

■ つば付きアンテナを屋外で使用する場合には、防水ケースに入れるなどの対策が必要です。

■ 無線通信状態が良好な場所にアンテナを固定してください。
（設置する前に通信状態を確認してください。）■ 接触物がない場所にアンテナを設置してください。
（アンテナに強い力が加わると､破損する恐れがあります。）■ 本製品１台に、つば付きアンテナを２本使用する場合、アンテナはお互いできるだけ離して設置してください。（３０ｃｍ以上）
近づけ過ぎると、ダイバーシティ機能が低下します。

■ ダイバーシティ平面アンテナのケーブル２本は、Ａ（送／受信）Ｂ（受信）のどちらに接続してもかまいませんが通信する相手とのＶ，Ｈはそろえてください。

■ 異なるユニットのアンテナ間は、できるだけ離してください。
アンテナが近いと相互に影響し合う為、それぞれの無線通信に影響を与え、無線区間での再送の増加
通信可能距離の低下現象が発生します。 推奨２ｍ、最低でも１ｍ以上離して設置してください。

18

ＳＳ無線信号伝送ユニット
ARN-60520 ARN-60521 Ver2.02

９．一般仕様９．１ アナログ信号 入出力仕様
入力信号数

無線・拡張アナログ入力ユニット ： ４点
電圧値 ： ０〜＋５Ｖ

入力電圧範囲電流値 ： ０〜２０ｍＡ（その他カスタマイズ可）

入力電圧分解能

１２ビット

出力信号数

無線・拡張アナログ出力ユニット ： ４点
電圧値 ： ０〜＋５Ｖ

出力電圧範囲電流値 ： ０〜２０ｍＡ（その他カスタマイズ可）

出力電圧分解能

１２ビット

エラー出力信号数

１点

エラー出力形式

オープンコレクタ シンク型出力

エラー出力信号電流

３００ｍＡ

９．２ 動作環境
電源電圧
消費電流

ＤＣ１２V 仕様または２４Ｖ仕様または、専用 AC アダプタ仕様の中から選択
拡張ユニットは無線ユニットより供給
アナログ／２００mＡ 以下（ＤＣ１２Ｖ電源時）

温度条件−１０〜＋５０℃

湿度条件

９０％ＲＨ以下（結露無きこと）

耐振動性

ＪＩＳ−Ｃ−００４０

耐衝撃性

ＪＩＳ−Ｃ−００４１

９．３ 外形
外形寸法

１３３（Ｗ）×７８（Ｄ）×３０．８（Ｈ）

重量

無線ユニット ３５０ｇ

拡張ユニット ３００ｇ

19ＳＳ無線信号伝送ユニット
ARN-60520 ARN-60521 Ver2.02

９．４ 無線仕様
技術基準

ＡＲＩＢ標準規格 ＳＴＤ−３３、ＳＴＤ−Ｔ６６適合

電波形式

スペクトル拡散直接拡散方式（ＤＳ）

無線周波数帯２４０２．０〜２４９５．０ＭＨｚ

空中線電力

５ｍＷ／ＭＨｚ以下
屋内環境半径６０ｍ （設置環境により異なる）

屋外環境

３００ｍ （見通し距離）

サービスエリア

つば付きアンテナ （標準品）
ペンシルアンテナ
アンテナ種類

平面アンテナ
平面ダイバーシティアンテナ
コリニアアンテナ

９．５ ＲＳ２３２Ｃインターフェース
物理インターフェース

Ｄサブ ９ピン オスコネクタ （インチネジ）

インターフェース仕様

ＲＳ−２３２Ｃ （ＤＴＥモード）

ピン番号

名称

入出力

内容

１

ＮＣ

−

無接続

２

ＲｘＤ

入力

受信データ

３

ＴｘＤ

出力

送信データ

４

ＤＴＲ

出力

本機に電源が投入されていることを示します

５

ＧＮＤ

−

シグナルグランド

６

ＮＣ

−

無接続

７

ＲＴＳ

出力

未使用

８

ＣＴＳ

入力

未使用

９

ＮＣ

−

無接続

20

ＳＳ無線信号伝送ユニット
ARN-60520 ARN-60521 Ver2.02

１０．アフターサービス■ 保証期間中の場合
保守規定ならびに保証書の記載内容に基づいて修理いたします。

■ 保証期間経過後の場合修理によって機能が維持できる場合はご要望により有料修理いたします。

■ 備品の供給年限について
本製品の補修用部品の供給年限（期間）は、製造打ち切り後５年といたします。
ただし、供給年限内であっても、特殊部品につきましては、納期等についてご相談させていただく場合もあります。

補修用部品の供給は、原則的に上記供給年限で終了いたしますが、供給年限経過後であっても部品供給のご要望があった場合には、納期および価格についてご相談させていただきます。

修理・点検・アフターサービスについては購入先または弊社までお問い合わせください。

21

株式会社 アローセブン〒433-8122

静岡県浜松市中区上島３丁目２７番７号

TEL053-469-0031
E-mailFAX053-469-0037

arrow7@arrow7.co.jp