ソーラーシステム そよ風 2制御盤 取扱説明書

室温 外気温 湯温68 ℃

棟温取入 排気補助暖房
冬

春・秋

春・秋 ⇒ 循環夏 ⇒ 換気夏
ﾀｲﾏｰｵﾝ〈長押〉
・・・・・・・・・・・・・・・・・
入時刻〈長押〉
・・・・・・・・・・・
自動・・・・・・・・・・
切時刻〈長押〉
・・・
・

お湯採り

24時間
換気(長押)－＋室温設定/時刻設定(長押)

お湯採り中

風量
弱

強補助暖房タイマー設定

Tomos CU-70

▲
ＳＤカード

弱強はじめに

この度は、 ソーラーシステム ｢ そよ風 2」 を御採用いただき、 誠にありがとうございます。
「 そよ風 2 」 は機械的な手法になるべく依存せずに、 昼間の太陽熱や夜間の放射冷却など、 自然のしくみをうまく取り込み、 住宅の中の温熱環境を心地よくコントロールし、 人に地球にやさしい環境の暮らしを提供してくれます。
そのような快適な温熱環境のもと、 住まい手の皆さまが、 健康的で心地よく、長く暮らすこと 「 ロングライフ」 を願っています。
本書では、 ソーラーシステム ｢ そよ風 2」 を正しく操作していただくために制御盤の操作方法をできる限りわかりやすく説明させていただいております。
この説明書をよくご覧になっていただき、 これからの暮らしにお役立て下さい。

02

CONTENTS
そよ風 2 のしくみ

04

制御盤の機能と名称

06

基本操作
24 時間 換気する （通年）08

( 冬 ) 太陽熱を床下に蓄える10( 夏 ) 室内の空気を排出して、 屋根を冷やす

自然排気

12( 夏 ) 夜間に冷えた外気を取り込む

14( 夏） 換気 ( 排気） する

16

強制排気（春秋） 循環させる

18-19(冬)循環させる

20循環 ・ 換気 タイマーの使い方

21

そよカルク （データ閲覧） の使い方22-25

故障かな と思ったら ・ ・ ・

26

豆知識

28

フィルターの取り扱い

29

使用上の注意3003

ソーラーシステム そよ風 のしくみ・棟温センサー集熱面近くの空気温度を測ります。
・集熱面

屋根集熱面を通ってきた空気をここでさらに暖めます。
・

屋根集熱面取り入れた空気を太陽熱で暖めます。
・

屋根空気層

取り入れた空気はここを通って、 室内に取入、 または外へ排気されます。
・

外気取入口

新鮮な外気を取り入れる入口です。

・

室温センサー

室内の温度を測ります。

・

床吹出口

床下に送られた空気の出口です。
・

蓄熱コンクリート

床下に送られた熱を蓄えます。

04

・ 棟ダクト集熱面の空気を集めます。

そよ風２ユニット・（取込 ・ 排気 ・ 切替 ・ パワーユニット）
屋根面を流れてきた空気を室内に取り入れる、 室内の暑い空気を排出するなど、 条件に合わせて空気の流れを切り替えるところです。

リターン口 フィルター

・

排気や循環の際、 室内の埃や塵を棟ダクト内に送り込むのを防ぎます。

外気温センサー・屋外の空気温度を測ります。

ダクトフィルター （オプション）

・取込ファンが回ることによって、 一緒に取り入れられる可能性のある 埃や塵を、 床下に送り込む前に、 また、室内への循環の際に、 それらをキャッチします。

※ フィルターについての取り扱いは、 ２9 ページに詳しく記載してあります。 そちらもご覧下さい。

立ち下がりダクト

・床下に送られる空気の通り道です。

ダクト温センサー・ダクト内の温度を測ります。

制御盤

運転の設定、 表示を行います。

05

制御盤の機能と名称
制御盤はソーラーシステムそよ風 2 を操作する機器です。
各部の名前と機能を紹介します。

温度表示パネル・｢ 棟温」 ｢ 室温」 ｢ 外気温」 ｢ 室温設定」の４つの温度を表示します。普段は ｢ 棟温」が表示されています。
室温 外気温 湯温

68 ℃

棟温

季節ボタン

・冬…

日中、 集熱した暖まった空気を室内に取り補助暖房
冬春・秋

ﾀｲﾏｰｵﾝ〈長押〉
・・・・・・・・・・・・・・・・・入時刻〈長押〉
・・・・・・・・・・・
自動・・・・・・・・・・
切時刻〈長押〉
・・・・

お湯採り

春 ・ 秋 … 日中、 集熱した空気を室温設定に応じて、るモードです。

24時間
換気(長押)－

お湯採り中

風量＋室温設定/時刻設定(長押)

夏…

春・秋 ⇒ 循環夏 ⇒ 換気夏

入れるモードです。

取り入れるか、 排気するか決定して運転す

取入 排気

日中、 集熱した空気は、 常に排気されます。

弱

強

弱

強

補助暖房タイマー設定

夜間、 放射冷却で屋根が冷え、 涼しい空気を室内に取り入れるモードです。

Tomos CU-70
・ 24 時間換気ボタン 24 → On
長押しすると、 常時、 取入運転もしくは、排気運転を行い、 換気を図ります。

・▲
ＳＤカード

室温設定ボタン ・ つまみ（ 時刻を設定する際にも使います）

つまみを左右に回して、 室内の温度が設定できます。
（設定範囲 10℃～ 30℃）06

時刻の設定お引渡し時には、 時刻設定は済ませております。
停電や何らかの拍子で電源が落ち、 時刻設定がクリアされた際は、 下記要領で設定を行って下さい。

① 室温設定ボタンを 3 秒以上 長押しすると室温設定表示が点滅します。
最初に A が点滅します。
・ 補助暖房ボタン
暖房ボイラーは設置されていないので、通常は、 循環 ・ 換気の設定を行います。

春 秋 冬 ･･･ 循環
夏 ････ 換気 （排気）お湯取りボタン・※お湯取り機能ではなく、 タイマー入時刻の設定に使用します。

・

リセットボタン ( 制御盤の側面）

表 示

項 目

設定範囲

Ａ

年

00 ～ 99 （西暦下 2 ケタ）ｂ

月

01 ～ 12ｃ

日にち01 ～ 31d時

00 ～ 23ｅ分

00 ～ 59② 室温設定ボタンを数字を現在の西暦に合わし、通常は使用しませんが、 雷などによって制御が室温設定ボタンを押します。

効かなくなることがあります。 そのような時には、③ 次に b が点滅します。

つまようじなどの細い棒で差して押してください。

まで設定します。

上記と同じ要領で、 分分の設定が終わると、 棟温度が表示されます。
・風量ボタン
風量を調節できます。
通常は自動 （緑） にします。

※途中で時刻設定を取り消す場合は、 季節ボタンを押して下さい。

循環使用時、 必要な場合は 『強 ・ 弱』 に切り替えられます。

07

24 時間換気する
建築基準法の定めるシックハウス対策の [24 時間換気設備装置 ] として対応しています。 ファンが停止している動作条件時において、 小屋裏から空気を吸い出す換気モードで運転されるため、 24 時間換気を実現できます。

季節

換気運転の開始

夏
春秋
冬

24 時間換気が「 On」 になっている時 （冬 ・ 緑ランプが点滅中） で、 各モードの通常の運転が働いていない時に、 温度条件に関わらず、 換気を行います。
換気が始まっても、 各モードの条件が整うと、 通常運転に戻ります。

＊ 換気中は室内の熱が損なわれます。 ご注意下さい。

08

春 冬
夏 冬
秋 冬 24 時間換気運転の操作方法
１ 換気の ＯＮ②④
棟温

室温 外気温 湯温

On ℃

取入 排気補助暖房
冬

春・秋

春・秋 ⇒ 循環夏 ⇒ 換気夏
ﾀｲﾏｰｵﾝ〈長押〉
・・・・・・・・・・・・・・・・・
入時刻〈長押〉
・・・・・・・・・・・
自動・・・・・・・・・・
切時刻〈長押〉
・・・・

お湯採り

①③
24
時間
換気(長押)－＋

室温設定/時刻設定(長押)

お湯採り中

風量弱強弱

強

季節ボタン 冬を 3 秒ほど長押して、冬（緑）を、点滅させます。

２ 表示の確認
棟温の表示が一時的に On と表示されます。
24 時間換気作動中は、 冬 （緑） が点滅し続けます。

3 換気の OFF
季節ボタン 冬を 3 秒ほど長押しします。

補助暖房タイマー設定

4 表示の確認
Tomos CU-70

▲
ＳＤカード

棟温の表示が一時的にＯＦＦと表示され、 冬（緑） の点滅は消えます。

24 時間換気が作動中に、 薪ストーブを使用すると、 着火が上手くいかなかったり、 煙が逆流してしまいます。
薪ストーブを使用する際は、 24 時間換気を OFF にし、 ご使用ください。

09

太陽熱を床下に蓄える
集熱面で暖められた外気を室内に取り込んで床下に熱を蓄え、 同時に換気も行います。
この運転状態を ｢ 取入運転」 といいます。

10

季節運転の開始

運転中

冬

棟温が室温 +5℃上がるとダンパーが自動的に開いてファンが回り暖かい空気を床下に送ります。

春秋

取入れが始まるまでの間は、室 温 が 室 温 設 定 よ り も 低 く、20 分に 1 回の間隔で、 1 分間棟温が室温 +5℃上がると、 取予備運転＊を行います。
入運転がおこなわれます。
但し、 8 時～ 14 時の間のみ運転の停止

集熱された空気は立ち下がり 屋根に当たる日射が少なくなダクトを通って床下に送られ、 り、 棟温が室温 +1℃より下が蓄熱コンクリートに蓄えながら ると運転を終了します。
室内を徐々に暖めます。
冬同様、 棟温が室温 +1℃より下がるか、 室温が室温設定を超えると運転は終了します。

＊ 予備運転 … 棟温センサーへ空気を送る為に、 20 分に 1 回 、 1 分間 取入運転をし、 屋根の空気を動かします。 （センサーが反応し、 取入れが始まると予備運転は停止します。）

春 冬
秋

冬

床暖房 取入運転の操作方法
冬 の場合室温 外気温 湯温

25 ℃

棟温

取入 排気

季節ボタンを押して、 冬 （緑） を点灯させます。
棟温が室温 + ５℃上がると、 取入 ( オレンジ）が点灯します。

補助暖房
冬

春・秋

春・秋 ⇒ 循環夏 ⇒ 換気夏
ﾀｲﾏｰｵﾝ〈長押〉

①24時間
換気
(長押)

お湯採り

1－

2・・・・・・・・・・・・・・・・・
入時刻〈長押〉
・・・・・・・・・・・
自動・・・・・・・・・・
切時刻〈長押〉
・・・・＋室温設定/時刻設定(長押)

１ 季節の設定

お湯採り中

２ 風量の設定
通常は自動 （緑） が点灯し、 棟温に応じ自動運転します。
※風量を手動で 『強』 に切り替えても温かくなる
わけではありません。

風量
弱強②弱強春 冬
秋 の場合

補助暖房タイマー設定

１

季節の設定

季節ボタンを押して、 春秋 （緑） を点灯させます。

Tomos CU-70

▲
ＳＤカード

2

室温の設定

室温設定ボタンを押して、 つまみを左右に回し、室温を設定します。
＊室温設定の目安＊
秋から冬にかけては （太陽熱取入れ優先時） 22 ～ 25℃
春から夏にかけては （排気優先時） 20 ～ 22℃位です。

棟温が室温より + ５℃上がると、 取入 ( オレンジ） が点灯し、 設定した温度になるまで取入れを行います。

11

室内の空気を排出し、 屋根を冷ましたい （自然排気）
日中、 こもりがちな室内の空気を排出して、 屋根を冷まします。

季節

排気運転の開始夏

温度条件に関わらず、 朝 6 時～夜 21 時まで、 室内の空気を排出し、 屋根を冷ます
排気運転を行います。

春秋

12

室温が室温設定を越えている場合は、
朝 8 時～ 16 時までに限り、 設定した温度になるまで 室内の空気を排出し、 屋根を冷まします。

排気運転の停止

夜 21 時以降は、 自動停止します。

室温が設定温度より下がると停止します。

春 冬
秋 排気運転の操作方法

冬
夏

冬
夏 の場合
室温 外気温 湯温

60 ℃

棟温

取入 排気補助暖房
冬

春・秋

春・秋 ⇒ 循環夏 ⇒ 換気夏
ﾀｲﾏｰｵﾝ〈長押〉

①

1

24時間
換気
(長押)

－

2＋

室温設定/時刻設定(長押)・・・・・・・・・・・・・・・・・
入時刻〈長押〉
・・・・・・・・・・・
自動・・・・・・・・・・
切時刻〈長押〉
・・・・

１ 季節の設定
季節ボタンを押して、 夏 （緑） を点灯させます。
夏モード時は、 どこの温度にも関係なく、
朝 6 時～夜 21 時までの間は、排気 ( 赤色）が点灯し、室内の空気を排出し、 屋根を冷まします。

お湯採り
お湯採り中

春 冬
秋 の場合

風量
弱強弱強１

季節の設定

季節ボタンを押して、 春秋 （緑） を点灯させます。

補助暖房タイマー設定

2Tomos CU-70

▲
ＳＤカード

室温の設定

室温設定ボタンを押して、 つまみを左右に回し、室温を設定します。
＊室温設定の目安＊
春から夏にかけて （排気優先時） は、 20℃～ 22℃です。

室温設定を越えている場合は、 朝 8 時～ 16 時までに限り、 設定した温度になるまで 室内の空気を排出し、 屋根を冷まします。

13

夏の夜間に冷えた外気を取り込む
夏の夜間 に、室内の温度よりも下がった外気 ( 涼風） を室内に取り入れる運転です。
外気を取り入れることで室内換気をおこないます。

14

季節

排気運転の開始

涼風取入運転の開始 ・ 停止

夏日 中、 6 時 ～ 21 時 は 排 気 フ ァ ン が 回 り、熱い空気を南側の屋根から排気します。

外気温が室温より低くなると室内に冷えた外気を取り込みます。
室温設定よりも室温が下回るまで涼風取入をおこないます。

涼風取入運転の操作方法

冬
夏

１ 季節の設定
室温 外気温 湯温28 ℃

棟温

取入 排気

季節ボタンを押して、夏 ( 緑） を点灯させます。
6 時～ 21 時までの間は、排気(赤色）が点灯し、室内の空気を排出し、 屋根を冷まします。

補助暖房
冬

春・秋

春・秋 ⇒ 循環夏 ⇒ 換気夏
ﾀｲﾏｰｵﾝ〈長押〉

①24時間
換気
(長押)

－

②＋

室温設定/時刻設定(長押)・・・・・・・・・・・・・・・・・
入時刻〈長押〉
・・・・・・・・・・・自動・・・・・・・・・・切時刻〈長押〉
・・・・

２ 室温の設定

お湯採り
お湯採り中

＊室温設定の目安は２０～２2℃位です。

風量弱強弱

強

冷房器具 （エアコン） とは違い、 設定した温度になるというわけではありません。
外気温が室温より下がったら、 涼風取入れを開始し、 取入 （オレンジ） が点灯します。

補助暖房タイマー設定

Tomos CU-70

室温設定ボタンを押して、 つまみを左右に回し、 涼風取入の終了温度を設定します。

▲
ＳＤカード

15

換気 ＝ 排気する （強制排気）
排気運転 以外の時間帯に （夜 21 時～朝 6 時までの間） 小屋裏から空気を吸い込み、 屋根を通じて外に空気を強制的に排出します。

16

季節

換気運転の開始

運転中

夏

循環 ・ 換気ボタンを押します。

温度条件に関わらず、 換気運転が始まります。
ただし、 涼風の取入条件が整っている時は、涼風取入れを優先します。

冬夏 換気運転の操作方法

１ 季節の設定室温 外気温 湯温

季節ボタンを押して、夏 ( 緑） を点灯させます。

60 ℃

棟温取入 排気補助暖房
冬

春・秋

ﾀｲﾏｰｵﾝ〈長押〉①24時間
換気(長押)－＋

室温設定/時刻設定(長押)春・秋 ⇒ 循環夏 ⇒ 換気②

夏・・・・・・・・・・・・・・・・・
入時刻〈長押〉
・・・・・・・・・・・
自動・・・・・・・・・・
切時刻〈長押〉
・・・・

補助暖房ボタンを押します。 緑色が点灯する

お湯採り
お湯採り中と換気運転が開始します。
※但し、 涼風の取入 及び、6 時～ 21 時までは、 排気運転を優先します

風量弱

２ 換気のオン

強弱

強補助暖房タイマー設定

Tomos CU-70▲
ＳＤカード

17循環する
空気を動かし、 循環させ、 家中の温度を均一化させます。

季節

循環運転の開始

春秋

温度条件に関わらず、 強制的に循環運転が始まります。

冬

18

運転中

循環運転の停止

リターン口から、 室内の空気を吸い込み、 床下へ送り、同時に 1F の空気を上の階 循環ボタンのスイッチを切ると、 運室 温 が 室 温 設 定 よ り 低 い 場 合、 まで循環させ、 家中を均一 転は停止します。
循環運転が始まります。の温度に保ちます。
但し、 取入れ時を除きます。
取入れ時は取入れを優先します。

春 冬
秋

冬
夏 循環運転の操作方法
１ 季節の設定
室温 外気温 湯温30 ℃

棟温

取入 排気

２ 循環のオン

補助暖房
冬

春・秋

ﾀｲﾏｰｵﾝ〈長押〉

24－・・・・・・・・・・・・・・・・・
入時刻〈長押〉
・・・・・・・・・・・自動・・・・・・・・・・
切時刻〈長押〉
・・・・

お湯採り

①時間
換気(長押)

春・秋 ⇒ 循環夏 ⇒ 換気②夏＋室温設定/時刻設定(長押)

季節ボタンを押して、 春 ・ 秋 （緑） を点灯させます。

お湯採り中補助暖房ボタンを押します。 緑色が点灯すると循環運転が開始します。
但し、 強制的に循環運転になり、 取入れは中断します。

風量
弱

強弱

強

冬
夏 の場合

補助暖房タイマー設定

夏でも季節ボタンを押して、 春 ・ 秋 （緑） にし、循環機能を利用してTomos CU-70

▲
ＳＤカード

3F （小屋裏等） に取り付いているエアコンの冷気を家全体に広げることが出来ます。

19

冬 循環運転の操作方法
冬場、 日射の得られない天候時や夜間など、 循環機能を利用すれば、 暖房器具の熱を家全体に広げることが出来ます。

１ 季節の設定
室温 外気温 湯温30 ℃

棟温取入 排気季節ボタンを押して、冬 （緑） を点灯させます。

補助暖房
冬

春・秋

ﾀｲﾏｰｵﾝ〈長押〉

24・・・・・・・・・・・・・・・・・
入時刻〈長押〉
・・・・・・・・・・・自動・・・・・・・・・・
切時刻〈長押〉
・・・・－② ＋

室温設定/時刻設定(長押)

お湯採り中

風量
弱

２ 室温の設定
室温設定ボタンを押して、 つまみを左右に回

お湯採り

①時間
換気(長押)

春・秋 ⇒ 循環夏 ⇒ 換気③夏強弱強し、 髙めに温度を設定します。

3 循環のオン
補助暖房ボタンを押します。 緑色が点灯すると設定温度になるまで循環運転を行います。

補助暖房タイマー設定

但し、 取入れは中断します。

Tomos CU-70

20▲
ＳＤカード

タイマー機能を使った
秋 循環 ・ 冬
夏 換気運転の操作方法
冬 春 冬
指定の時刻になると、 循環 ・ 換気運転が自動的に入 ・ 切します。

入り時刻の設定
室温 外気温 湯温
棟温

135 ℃

取入 排気

補助暖房
冬春・秋

春・秋 ⇒ 循環夏 ⇒ 換気⑦夏
ﾀｲﾏｰｵﾝ〈長押〉

・・・・・・・・・・・・・・・・・
入時刻〈長押〉
・・・・・・・・・・・
自動・・・・・・・・・
・
切時刻〈長押〉
・・・
・

１ ３ ５ ⇒ １３時５０分

お湯採り

24
時間
換気(長押)－② ＋⑤

室温設定/時刻設定(長押)

お湯採り中

①
③④⑥

強

弱

強

補助暖房タイマー設定

Tomos CU-70③ お湯採りボタンを押して、元のモードに戻します。

切り時刻の設定

風量弱① お湯採りボタンを３秒以上長押しします。
室温表示に、 －－－ （もしくは、 3 桁の数字）が表示されます。
② 室温設定つまみを左右に回して、 時刻を設定します。
・ 左から 2 桁が２４時間の 『時』
・ 3 桁目が 10 分単位の 『分』
表示例 ：

▲
ＳＤカード

タイマー機能が作動中の時は、 オレンジに点灯します。

④ 風量ボタンを３秒以上長押しします。
室温表示に、 －－－ （もしくは、 3 桁の数字）が表示されます。
⑤ 入り時刻と同様に、 室温設定つまみを左右に回して、 切れる時刻を設定 します。
⑥ 風量ボタンを押して、 元のモードに戻します。

タイマーのオン ・ オフ
⑦ 補助暖房ボタンを 3 秒以上押して、 タイマーをオンにします。
タイマーを働かせたくない場合は、 同じように補助暖房ボタンを 3 秒以上押して、 オフにします。
次にオンにした際は、 前回の設定時間が記憶され、作動します。

21そよカルクの使いかた《 そよカルク》 は、 制御盤ＴＣ－７用のデータ閲覧ウェブアプリです。
SD カード内のファイルを転送することで、 温度データの状況を閲覧することができます。
※ ご自宅にインターネット環境がないと、 閲覧はできません。
故障や不具合の際の問題解決の手がかりにもなりますので、 是非、 ご利用下さい。

http://www.soyocalc.com/soyocalc/login↑↑↑上記サイトを開き、 ユーザー ID とパスワードを入力して「 ログイン」 をクリックしてください。

※ ユーザー ID とパスワードは保証書、 もしくは、そよカルク注意事項カードに記載されております。

ログイン後のメイン画面お名前が表示されます22

SD カードを取り出し、『ACC』表示中には、SDカードを取り外さないで下さい。
データやファイルの破損の原因となります。
パソコンのカードソケット ・ USB カードリーダー等に入れ、「 アップロード ファイル」 を選択してください。

参照ボタンを押し、 SD カード内のファイルを選択します。

（参照先 ： 例）
マイコンピューター
リムーバブルディスク

TC-7

更新日時が一番新しいものが、直近のデータになります。
TC-7 フォルダ内に、 20**_* ･･･というファイルがあります。
ファイル名の 1.2.3.4 は20**_1.TC7 ⇒ 1 ～ 3 月
20**_2.TC7 ⇒ 4 ～ 6 月
20**_3.TC7 ⇒ 7 ～ 9 月
20**_4.TC7 ⇒ 10 ～ 12 月期間に測定されたデータです。
取り込みたいデータを選択して下さい。

23

ファイル名が選ばれていることを確認し、 送信をクリックデータがサイト内に転送されます。

データ転送が終わり、 メイン画面に戻ります。

｝

温度データ、 最高最低温度、 集熱時間集熱量の数値データ、 グラフ それぞれで表示出来ます。

24表示開始日 ・ 間隔を設定し、 更新をクリック設定した間隔で各 測定温度が表示されます。

同様に メインメニューから、 最高最低温度、 集熱時間集熱量もそれぞれ確認することが出来ます。

25

故障かなと思ったら…
確認をしてみてください症状

暖かくならない（集熱しない）

暑くなりすぎる

原 因
対策 ・ 説明①夏モードになっていません
夏モードでは集熱しません。
か？
②室温設定が室温より低く設設定温度を上げてください。
定されている。
③集熱条件になっていますか？
冬モードでは設定された温度を超えてもソーラー取入は停止しませ①冬モードになっていません ん。 （夜のために床下に十分蓄熱か？
するため）
暑過ぎるときは窓を開けるか、 春秋モードに切り替えてください。
① 夏 モ ー ド に な っ て い ま す 夏モード以外では涼風取入は働きか？
ません。

参考貢
P11,P15
P9P8P9P15

涼風取入ができない

循環運転ができない②条件が整っていますか？

P14①冬モードの取入れ中ではな
循環運転するのは、 春秋モードのいですか？
取入していないときです。

P16,17

ボ タ ン を 押 し て も 反 雷など大きな外来雑音により表示ボタンの下のリセットボタンを応しない。 読めない マイコンが暴走状態になった
細い棒で押してください。
表示がでている。
可能性があります。

26

P7

制御盤 （コントロールユニット） に異常表示が出る
制御盤 （コントロールユニット） 表示

パワーユニット
異常表示ランプ

原因

対策

E ｒ 1

１秒間隔で点滅ファン異常取込ファンの故障、 もしくは取込ファンケーブルの接続不良の可能性があります。 いったんパワーユニッ
トの電源スイッチ、 または“ そよ風”系のブレーカーを切り、 再度入れ直して下さい。 １分位して、 また同じ現象が発生する場合は故障ですのでご連絡ください。

F a n

０．３秒点灯、１秒消灯

ファンテストモード

テストモードになっている可能性があります。 ご連絡ください。

A 0 0

時刻が設定 時刻を設定して下さい。
されていない P7 参照

停電などでブレーカーが落ちた場合は ・ ・ ・設定がリセットされ春秋モードになります。
制御盤の希望の季節モードをセットし直し、 時刻設定を行って下さい。
（P7 参照）

27

豆知識
ソーラーシステムそよ風には、 たくさんの知識 ・ アイディアが詰まっています。
その中でも” これは覚えておきたい” と思うことを紹介します。
● ファンの表示 （自動のとき）
弱 ･･･ 緑点灯

棟温度２８～ 43℃

強 ･･･ 赤点灯

棟温度４4℃～● 室温設定温度の目安
冬･･･ 太陽熱の取入れには、 室温設定は関係ありませんので、 特に設定をする必要はありません。

春秋 ･･･ 取入れ優先時 （秋から冬にかけて） は、 22℃～ 25℃
排気優先時 （春から夏にかけて , 梅雨時期） は、 20℃～ 22℃
夏･･･ 涼風の取入れ優先時は、 22℃、 雨季など、 涼風取入れを行わない場合は、 30℃● 基本動作条件
床暖房の集熱を開始する棟温度は 室温 + ５℃
排気を開始する棟温度は ６０℃ ( 春・秋モード）。 夏モードは 6 時～ 21 時の間は、温度関係なく、排気します。
ダンパー切り替え時は、 バタツキを抑えるためファンは４０秒間停止します。
● 棟温度条件による動作のオン ・ オフの切り替わりの温度差は３℃ （表示上は最大４℃） あります。
例えば、棟温度が上昇し、22℃を超えた時、取り入れが始まり、棟温度が２５℃を下回ると 取り入れを停止します。
● 室温と設定温度の関係は、 温度差１℃です。

● 強制的に循環にしたいときは、 春秋モードにし、 補助暖房ボタンを押し、 循環をオンにして下さい。
● 夏場にエアコン （冷房） を循環させたときは、 春秋モードにし、 補助暖房ボタンを押し、 循環をオンにして下さい。
● 梅雨時期や長雨が続く時などは、 涼風取り入れ時に同時に外の湿気も取り込んでしまい、 床下などにカビが発生する場合がございます。 雨天の際は、 春秋モードに切替えて取り入れは控えるようにして下さい。

28

フィルターの取り扱いユニット、 ダクト設置されているファイルターの取り扱いについての説明です。
大切な部分なので、 よくお読みください。
● フィルターの役割
そよ風 2 はユニットを通じて、 外気を家の中に取り込み、 また、 排気や循環時は室内の空気がユニットを通過します。 その為、 塵 ・ 粉塵などが一緒に取り込まれる可能性もあります。
その塵 ・ 粉塵などがファンに付着し、 長期にわたりそのままにしておけば、 ファンの機能低下、 または故障という事態を引き起こしかねません。 フィルターはファンを守るために機能します。
● フィルターの掃除
そよ風のフィルターもエアコンのフィルターと同じく掃除が必要です。
長い間、 掃除をしないでいると、 フィルターに塵 ・ 粉塵などが溜まり、 風量の低下、 ファンの故障などを起こす可能性があります。 また、 塵 ・ 粉塵が溜まったフィルターを空気が通過すれば、 空気は少なからず汚れます。
よって、 外気の状態にもよりますがフィルターの掃除はこまめにされる事をお勧めします。
ファンは長持ちし、 常に新鮮な空気を得る事ができます。

Point

フィルターの掃除は簡単です。 エアコンと同じで都度、 掃除を行って下さい。
①リターン口の格子フタの白いねじをゆるめ、 フタを外します。

②フィルターを取り出し、 掃除機で吸引、 又は水洗いし、 よく乾かします。
（汚れが落ちにくい場合は中性洗剤でも可）③フィルターを元の位置に戻してねじを締めれば、 完了。

29

使用上の注意
ソーラーシステムそよ風 ２ とともに、 安全で快適に暮らすために、この ｢ 使用上の注意」 をよく読んでください。

● お客様自身では分解や修理、 改造はおこなわないでください。 ショート、 感電、 誤作動の恐れがあります。 またメーカーの保証が無効になる場合がございます。
● 制御盤に水をかけたり、 湯気などをあてたり、 ものや体をぶつけないでください。 故障、 火災の原因になる恐れがあります。
● 濡れた手で制御盤の操作をおこなわないでください。 感電、 故障の恐れがあります。
● とがったものや硬いもので操作しないでください。 穴が開いて故障の原因になります。
● 小さなお子様のいるお宅では、 十分にいたずら等に注意してください。 誤作動による事故や故障の原因になる恐れがあります。
● 洗剤やシンナーを使っての清掃はおこなわないでください。 制御盤の清掃は、 乾いた布もしくは堅く絞った布等で軽く拭き取る程度にして下さい。 塗装面の劣化や感電、 故障の恐れがあります。
● 塗装や装飾をしないでください。 故障、 火災の原因になる恐れがあります。
● 冬季に涼風取入がおこなわれないように注意してください。 凍結によるお湯採りコイルの破損の恐れがあります。

2017 年 2 月 4 日30