福島第二原子力発電所 復旧計画の進捗状況について（月報：平成 24 年５月）
平 成 24 年 ６ 月 ５ 日
東京電力株式会社
福島第二原子力発電所
福島第二原子力発電所では、現在、原子力事業者防災業務計画に基づき策定した復旧計画（平成 24 年１月 31 日提出、５月 31 日改訂）に則り、プラントの冷温停止維持に係わる設備等の復旧を進めています。
平成 24 年５月末現在の復旧作業等の状況について、以下のとおりお知らせします。
１．復旧計画の進捗状況
４号機は、平成 24 年５月 17 日までに、冷温停止の維持に必要な設備等について本設設備への復旧が完了しました。また、本設化完了後に実施する社内自主検査についても、同日までにすべて完了しました。
その後、復旧計画に係るこれまでの実施状況についてとりまとめ、５月 31 日、国に報告しました。（平成 24 年５月 31 日お知らせ済み）
また、１～３号機における復旧作業は順調に進んでいます。
平成23年度

平成24年度
５月末 上期

下期▼1/31 復旧計画書を提出

１号機

36％（33％）２号機35％（35％）注

復旧完了（予定）▽注

復旧完了（予定）▽

３号機

69％（69％）４号機

100％（95％） 5/17 復旧完了

▽復旧完了（予定）●表中の％は、復旧計画に基づく復旧作業（本設化完了まで）の平成 24 年５月末時点の進捗割合。
（）内の％は前月末時点の同割合。詳細は資料１を参照。

●本設化完了後に実施する社内自主検査において、復旧計画に係る対象設備の健全性確認を行うこととしている（号機毎）。
（注）２，３号機は資料１の各ステップに変動がなかったため前月同様の進捗割合となっているものの、各種作業は順調に進捗している。

２．復旧計画に基づく主な作業状況（平成 24 年５月）
○１号機残留熱除去機器冷却系（Ｃ系）電動機の据付完了
津波の影響をうけた１号機残留熱除去機器冷却系（Ｃ系）の電動機については、修理後、津波再来対策の一環として３号機タービン建屋の２階に仮置きしていまし
たが、平成 24 年３月 31 日までに海水熱交換器建屋の水密化対策工事が完了（月報：1平成 24 年３月にてお知らせ済み）したことから、５月 22 日、１号機海水熱交換器建屋１階に戻しました。（据付完了）【資料１・資料２参照】
今後、試運転による機能確認、当該電動機に供給する電源盤の設置、およびケーブルの本設化を進めてまいります。
○１号機残留熱除去機器冷却海水系（Ｃ系）電動機の据付完了
津波の影響をうけた１号機残留熱除去機器冷却海水系（Ｃ系）の電動機については、修理後、津波再来対策の一環として１号機海水熱交換器建屋の２階に仮置きしていましたが、平成 24 年３月 31 日までに海水熱交換器建屋の水密化対策工事が完了（月報：平成 24 年３月にてお知らせ済み）したことから、５月 15 日、同建屋１階に戻しました。（据付完了）【資料１・資料２参照】
今後、試運転による機能確認、当該電動機に供給する電源盤の設置、およびケーブルの本設化を進めてまいります。
○４号機原子炉冷却材浄化系のパージライン（Ａ系・Ｂ系）本設化完了
４号機原子炉建屋１階にある原子炉冷却材浄化系のパージライン＊１（Ａ系・Ｂ系）については、平成 24 年５月 17 日までに、仮設ホースから本設配管・弁への切替、通水試験等を実施し、機能に問題がないことを確認したことから、本設化が完了しました。【資料１・資料２参照】
３．その他の主な作業状況（平成 24 年５月）
○２号機原子炉格納容器内の目視点検完了
２号機原子炉格納容器内の目視点検については、平成 24 年５月 29 日までに完了しました。
その結果、原子炉冷却材の漏えいがなかったこと、また、原子炉格納容器内の各設備・機器・配管等に大きな変形・損傷等はなく、冷温停止機能に影響を及ぼすものはなかったことを確認しました。
なお、冷温停止に至るまでの一時的な高温・高湿環境等により、一部機器表面の塗装面のはがれや錆等、軽微な影響は見られたものの、いずれも冷温停止機能に影響を与えるものではありませんでした 。(平成 24 年５月 29 日お知らせ済み)【資料３参照】
当社は、緊急事態解除宣言時に原子力安全委員会から示された４項目の留意事項＊２を踏まえ、引き続き、復旧計画に基づく原子力災害事後対策を進め、さらなる信頼性向上に努めてまいります。
なお、留意事項のうち４．については、平成 24 年３月末までに対象系統の抽出を行い、現在、各対象系統への影響についての評価を実施中です。
以2上※添付資料
・資料１・資料２・資料３・資料４＊１福島第二原子力発電所 復旧計画に基づく作業の進捗状況（平成 24 年５ 月末現在）＜写真＞ 復旧計画に基づく主な作業状況（平成 24 年５月）
・１号機残留熱除去機器冷却系（Ｃ系）電動機の据付完了
・１号機残留熱除去機器冷却海水系（Ｃ系）電動機の据付完了
・４号機原子炉冷却材浄化系のパージライン（Ａ系・Ｂ系）本設化完了＜写真＞ その他の主な作業状況（平成 24 年５月）
・２号機原子炉格納容器内の目視点検完了＜写真＞ その他トピックス（平成 24 年５月）
・１～４号機タービン建屋における地震・津波の影響と現況

パージライン
原子炉冷却材浄化系循環ポンプの封水ライン。

＊２

原子力安全委員会から示された４項目の留意事項
平成 23 年 12 月 26 日、原子力安全委員会から内閣総理大臣に対して、当社福島第二原子力発電所に係る原子力緊急事態解除宣言を行っても差し支え無い旨の意見が示されるとともに、同宣言を行うにあたっての留意事項が示された。また、平成 24 年１月
11 日、経済産業省原子力安全・保安院から、福島第二原子力発電所の復旧計画の策定及びその実施にあたっては、当該留意事項について対応するよう指示があった。
１．福島第二原子力発電所の一部の設備については、仮設設備となっており、これらの設備について適切に維持管理を行うこと。また、計画的に仮設設備の依存度を下げること。
２．残留熱除去系の一部等の安全設備が復旧していないことから、それらが復旧するまでの間、状況に応じて適切な管理を行うこと。また、自然災害等に備えて、更なる安全確保に万全を期すこと。
３．作業員の安全を含め安全管理に徹底を期すこと。
４．冷温停止にいたるまでに、通常時と異なる圧力・温度等の履歴があったことを踏
まえ、施設に対するこれらの影響を検討すること。

3

資料１
進捗に係わる各ステップの日付の定義は以下のとおり。
○
○
○
○

撤去
発電所搬入
現場据付
機能確認→→→→

○
○

本設切替→
本設化完了予定 →対象設備を取り外し、搬出が完了した日
対象設備の工場修理（新規製作）後、構内の設置建屋への搬入が完了した日
対象設備をすべて架台に設置完了した日
対象設備単体が復旧し、系統として機能することを確認した日（例）電源盤であれば受電した日、設備であれば系統復旧後（電源除く）の試験運転を実施し問題ないことを確認した日

福島第二原子力発電所

復旧計画に基づく作業の進捗状況（平成24年５月末現在）
凡例： ■：実施中，点検中，修理中 ■：完了 ■：未着手 ■：実施対象外
日付は終了（完了）日を記入□：前回の月報からの更新箇所

１号機
対象設備
６．９ｋV

４８０V

電源系

電源系

作業内容

ィーゼル
発電
設
備

直流電源発電機ディーゼル機関撤去

発電所搬入

現場据付

H23.10.31

H24.3.15

H24.3.28

機能確認

本設切替

本設化
完了予定

C系

電源盤 (M/C 1C)新規製作

H系

電源盤 (M/C 1HPCS)新規製作

C-1系

電源盤 (P/C 1C-1)新規製作

H23.12.7

C-2系

電源盤 (P/C 1C-2)新規製作

H23.11.11

H2４．上期

D-2系 電源盤 (P/C 1D-2)新規製作

H23.12.14

H2４．上期

制御盤関係
非常用デ等

仮設から本設に切り替えた日（主に電源）
本設化完了の予定時期（完了したものは、完了日）

H24．下期

新規製作

A系

新規製作及び修理

H2４．上期

H24.4.13

H24.4.19

H2４．上期

H24．下期
H23.8.29

H24．下期

修理

H24．下期

補助設備

新規製作及び修理

H24.1.23

H24．下期

制御盤関係

新規製作

H23.11.15

H24．下期

新規製作及び修理

H23.10.19

H24．下期発電機
ディーゼル機関

H系

修理

H24．下期

補助設備

新規製作及び修理

H24.1.23

H24．下期

充電器

新規製作

H23.9.16

H24．下期

新規製作

H23.6.3

H24．下期

蓄電池

H系

地震計

新規製作・取替

H24．下期

低圧炉心スプレイ系

高圧電源(M/C 1C)系及びケーブルの復旧

H2４．上期4

社内自主検査資料１

福島第二原子力発電所

復旧計画に基づく作業の進捗状況（平成24年５月末現在）
凡例： ■：実施中，点検中，修理中 ■：完了 ■：未着手 ■：実施対象外
日付は終了（完了）日を記入□：前回の月報からの更新箇所

１号機
対象設備
残留熱除去系

残留熱除去機器冷却系

作業内容
A系

高圧電源(M/C 1C)系及びケーブルの復旧

撤去

発電所搬入

現場据付

機能確認

本設切替

本設化
完了予定

H23.11.17

H2４．上期C系

高圧電源 (M/C 1C)系及びケーブルの復旧

A系

電源 (P/C 1C-2)系及びケーブルの復旧

H23.10.26

23.10.27

H23.11.9

H24．下期

B系

電源(P/C 1D-2)系及びケーブルの復旧

H23.9.20

H23.9.21

H23.9.26

H24．上期

H24．上期

C系

電源(P/C 1C-2)系及びケーブルの復旧

H24.5.22

H24.5.22

D系

電源 (P/C 1D-2)系及びケーブルの復旧

H23.9.20

H23.9.20

H24.3.15

H24．上期

A系

電源(P/C 1C-2)系及びケーブルの復旧

H23.8.5

H23.11.2

H23.11.11

H24．下期

H24.4.5

H24.4.12H24．上期

H23.8.5

H24.5.15

H24．下期

B系

電源(P/C 1D-2)系及びケーブルの復旧

C系

電源 (P/C 1C-2)系及びケーブルの復旧

D系

電源(P/C 1D-2)系及びケーブルの復旧

H24.1.6

H24.1.12

H24．上期

A系

電源(P/C 1C-2)系及びケーブルの復旧

H23.10.26

H23.10.27

H23.11.4

H24．下期

B系

電源(P/C 1D-2)系及びケーブルの復旧

H23.11.22

H23.11.25

H23.11.26

H24．上期

A系

電源(P/C 1C-1)系及びケーブルの復旧及びパージライン本設化

H24．下期B系

パージライン本設化

H24．上期

高圧炉心スプレイ系

高圧電源(M/C 1HPCS)系及びケーブルの復旧

H24．下期

高圧炉心スプレイ系補機冷却系

高圧電源(M/C 1HPCS)系及びケーブルの復旧

H24．下期

高圧炉心スプレイ系補機冷却海水系

高圧電源(M/C 1HPCS)系及びケーブルの復旧

H24．下期

A系

電源 (P/C 1C-2)系及びケーブルの復旧

H24．下期

B系

電源(P/C 1D-2)系及びケーブルの復旧

復水補給水系

A系

電源 (P/C 1C-1)系及びケーブルの復旧

H24．下期

非常用ガス処理系

A系

電源 (P/C 1C-1)系及びケーブルの復旧

H24．下期

残留熱除去機器冷却海水系

非常用ディーゼル発電設備冷却系

原子炉冷却材浄化系

原子炉補機冷却系＊M/C ： Metal-Clad Switch Gear ／ メタクラ
所内高電圧回路に使用される動力電源盤で、磁気遮断器または真空遮断器、保護継電器、付属計器をコンパクトに収納したもの。
＊P/C ： Power Center ／ パワーセンター
所内低電圧回路に使用される動力電源盤で気中遮断器（ＡＣＢ）、保護継電器、付属計器をコンパクトに収納したもの。

社内自主検査H23.7.2

現在の進捗状況の割合はH23.7.4

H24．下期

H23.7.14

３６％ です。

H24．上期（前月3３％）

注）進捗状況の割合（％）＝（完了のマス数）／（撤去から本設切替までの全マス数ー実施対象外マス数）×100※本設化完了後に実施する社内自主検査において、復旧計画に係る対象設備の健全性確認を行うこととしています。

＊パージライン：原子炉冷却材浄化系循環ポンプの封水ライン

5

資料１

福島第二原子力発電所

復旧計画に基づく作業の進捗状況（平成24年５月末現在）
凡例： ■：実施中，点検中，修理中 ■：完了 ■：未着手 ■：実施対象外
日付は終了（完了）日を記入□：前回の月報からの更新箇所

２号機
対象設備

４８０V

作業内容

撤去

発電所搬入

現場据付

機能確認

本設切替

本設化
完了予定

C-2系

電源盤(P/C 2C-2)新規製作

H24.下期

D-2系

電源盤 (P/C 2D-2)新規製作

H24.下期

A系

電源(P/C 2C-2)系及びケーブルの復旧H23.8.6

H24.下期

B系

電源(P/C 2D-2)系及びケーブルの復旧

H23.3.14

H24.下期

C系

電源(P/C 2C-2)系及びケーブルの復旧

D系

電源(P/C 2D-2)系及びケーブルの復旧

A系

電源(P/C 2C-2)系及びケーブルの復旧

H23.7.28

B系

電源(P/C 2D-2)系及びケーブルの復旧

H24.3.1

H24.下期

C系

電源(P/C 2C-2)系及びケーブルの復旧

H23.8.2

H24.下期

D系

電源(P/C 2D-2)系及びケーブルの復旧

H23.9.12

H23.9.12

H23.10.12

H24.下期

A系

電源(P/C 2C-2)系及びケーブルの復旧

H23.7.26

H23.7.26

H23.8.3

H24.下期

B系

電源(P/C 2D-2)系及びケーブルの復旧

H23.3.14

H24.下期

A系

電源(P/C 2C-2)系及びケーブルの復旧

B系

電源(P/C 2D-2)系及びケーブルの復旧

A系

パージライン本設化

H24.上期B系

パージライン本設化

H24.上期電源系

残留熱除去機器冷却系
H24.下期

H23.7.28

H23.3.24

H24.下期

H23.8.6

H24.下期

残留熱除去機器冷却海水系

非常用ディーゼル発電設備冷却系

H24.下期

原子炉補機冷却系
H23.6.28

H23.6.28

H24.下期

H23.7.12

原子炉冷却材浄化系
高圧炉心スプレイ系補機冷却海水系

電動機新規製作＊M/C ： Metal-Clad Switch Gear ／ メタクラ
所内高電圧回路に使用される動力電源盤で、磁気遮断器または真空遮断器、保護継電器、付属計器をコンパクトに収納したもの。
＊P/C ： Power Center ／ パワーセンター
所内低電圧回路に使用される動力電源盤で気中遮断器（ＡＣＢ）、保護継電器、付属計器をコンパクトに収納したもの。
＊パージライン：原子炉冷却材浄化系循環ポンプの封水ライン

H24.上期

H23.9.2

現在の進捗状況の割合は35％ です。

（前月35％）

注）進捗状況の割合（％）＝（完了のマス数）／（撤去から本設切替までの全マス数ー実施対象外マス数）×１００※本設化完了後に実施する社内自主検査において、復旧計画に係る対象設備の健全性確認を行うこととしています。
※本表の各ステップに変動がなかったため前月同様の割合となっているものの、各種作業は順調に進捗しています。

6

社内自主検査資料１

福島第二原子力発電所

復旧計画に基づく作業の進捗状況（平成24年５月末現在）
凡例： ■：実施中，点検中，修理中 ■：完了 ■：未着手 ■：実施対象外
日付は終了（完了）日を記入□：前回の月報からの更新箇所

３号機
対象設備
４８０V

電源系

作業内容

撤去

発電所搬入

現場据付

H23.9.15

H24.1.26

H24.1.27

機能確認

本設切替

本設化
完了予定

C-2系

電源盤(P/C 3C-2)新規製作A系

電源(P/C 3C-2)系及びケーブルの復旧

H23.8.2

H23.8.3

H23.8.26

H24.上期

C系

電源(P/C 3C-2)系及びケーブルの復旧

H23.8.29

H23.8.30

H23.9.9

H24.上期

A系

電源(P/C 3C-2)系及びケーブルの復旧

H23.8.24

H23.8.24

H23.8.30

H24.上期

C系

電源(P/C 3C-2)系及びケーブルの復旧

H23.9.5

H23.9.7

H23.9.14

H24.上期

A系

電源(P/C 3C-2)系及びケーブルの復旧

H23.8.2

H23.8.3

H23.8.23

H24.上期A系

パージライン本設化

H24.上期B系

パージライン本設化

H24.上期

H24.上期

残留熱除去機器冷却系

残留熱除去機器冷却海水系

非常用ディーゼル発電設備冷却系

原子炉冷却材浄化系＊M/C ： Metal-Clad Switch Gear ／ メタクラ
所内高電圧回路に使用される動力電源盤で、磁気遮断器または真空遮断器、保護継電器、付属計器をコンパクトに収納したもの。
＊P/C ： Power Center ／ パワーセンター
所内低電圧回路に使用される動力電源盤で気中遮断器（ＡＣＢ）、保護継電器、付属計器をコンパクトに収納したもの。
＊パージライン：原子炉冷却材浄化系循環ポンプの封水ライン

現在の進捗状況の割合は６９％ です。

（前月69％）

注）進捗状況の割合（％）＝（完了のマス数）／（撤去から本設切替までの全マス数ー実施対象外マス数）×１００※本設化完了後に実施する社内自主検査において、復旧計画に係る対象設備の健全性確認を行うこととしています。
※本表の各ステップに変動がなかったため前月同様の割合となっているものの、各種作業は順調に進捗しています。

7

社内自主検査資料１

福島第二原子力発電所

復旧計画に基づく作業の進捗状況（平成24年５月末現在）
凡例： ■：実施中，点検中，修理中 ■：完了 ■：未着手 ■：実施対象外日付は終了（完了）日を記入□：前回の月報からの更新箇所

４号機
対象設備

４８０V

作業内容

撤去

発電所搬入

現場据付

機能確認

本設切替

本設化
完了予定

社内自主検査C-2系

電源盤(P/C 4C-2)新規製作

H23.9.7

H23.12.2

H23.12.9

H24.1.30

H24.1.30

H24.5.15

D-2系

電源盤(P/C 4D-2)新規製作

H23.9.30

H24.2.28

H24.3.8

H24.3.23

H24.3.23

H24.5.16

A系

電源(P/C 4C-2)系及びケーブルの復旧

H23.7.8

H23.7.8

H23.7.25

H24.2.24

H24.2.24

H24.5.15

B系

電源(P/C 4D-2)系及びケーブルの復旧

H23.7.5

H23.7.5

H23.7.7

H24.4.11

H24.4.11

H24.5.16

C系

電源(P/C 4C-2)系及びケーブルの復旧

H24.4.19

H24.4.19

H24.4.26

H24.4.26

H24.4.26

H24.5.15

D系

電源(P/C 4D-2)系及びケーブルの復旧

H23.9.5

H23.9.5

H23.9.29

H24.4.12

H24.4.12

H24.5.16

A系

電源(P/C 4C-2)系及びケーブルの復旧

H23.7.27

H23.7.27

H23.8.2

H24.2.24

H24.2.24

H24.5.15

B系

電源(P/C 4D-2)系及びケーブルの復旧

H23.9.7

H23.9.7

H23.9.21

H24.4.11

H24.4.11

H24.5.16

C系

電源(P/C 4C-2)系及びケーブルの復旧

H23.7.27

H24.4.18

H24.4.26

H24.4.26

H24.4.26

H24.5.15

D系

電源(P/C 4D-2)系及びケーブルの復旧

H24.4.17

H24.4.17

H24.4.25

H24.4.25

H24.4.25

H24.5.16

A系

電源(P/C 4C-2)系及びケーブルの復旧

H23.7.8

H23.7.8

H23.7.21

H24.2.24

H24.2.24

H24.5.15

B系

電源(P/C 4D-2)系及びケーブルの復旧

H23.3.14

H24.4.12

H24.4.12

H24.5.16

A系

パージライン本設化

H24.5.11

H24.5.11

H24.5.17

B系

パージライン本設化

H24.5.17

H24.5.17

H24.5.17

電源系

残留熱除去機器冷却系

残留熱除去機器冷却海水系

非常用ディーゼル発電設備冷却系

原子炉冷却材浄化系＊M/C ： Metal-Clad Switch Gear ／ メタクラ
所内高電圧回路に使用される動力電源盤で、磁気遮断器または真空遮断器、保護継電器、付属計器をコンパクトに収納したもの。
＊P/C ： Power Center ／ パワーセンター
所内低電圧回路に使用される動力電源盤で気中遮断器（ＡＣＢ）、保護継電器、付属計器をコンパクトに収納したもの。
＊パージライン：原子炉冷却材浄化系j循環ポンプの封水ライン

平成24年５月17日、復旧が完了（100％ ）しました。
（前月95％）

注）進捗状況の割合（％）＝（完了のマス数）／（撤去から本設切替までの全マス数ー実施対象外マス数）×１００※本設化完了後に実施した社内自主検査において、復旧計画に係る対象設備の健全性確認を行いました。

8

資料１

福島第二原子力発電所

復旧計画に基づく作業の進捗状況（平成24年５月末現在）
凡例： ■：実施中，点検中，修理中 ■：完了 ■：未着手 ■：実施対象外
日付は終了（完了）日を記入□：前回の月報からの更新箇所

共通設備
対象設備

点検内容

撤去

発電所搬入

現場据付

機能確認

本設切替

本設化
完了予定

１・２号

新規製作・取替

H24.下期

３・４号

新規製作・取替

H24.上期放水口モニタ

現在の進捗状況の割合は０％ です。

（前月０％）

注）進捗状況の割合（％）＝（完了のマス数）／（撤去から本設切替までの全マス数ー実施対象外マス数）×１００※本設化完了後に実施する社内自主検査において、復旧計画に係る対象設備の健全性確認を行うこととしています。

9社内自主検査⾗ᢱ㧞 㧨౮⌀㧪ᓳᣥ⸘↹ߦၮߠߊਥߥ૞ᬺ⁁ᴫ㧔ᐔᚑ24ᐕ㧡᦬㧕٨㧝ภᯏ ᱷ⇐ᾲ㒰෰ᯏེ಄ළ♽㧔㧯♽㧕㔚േᯏߩᝪઃቢੌ㧔㧡᦬ᣣ㧕ᵤᵄߩᓇ㗀ࠍ߁ߌߚ㧝ภᯏᱷ⇐ᾲ㒰෰ᯏེ಄ළ♽㧔㧯♽㧕ߩ㔚േᯏߦߟ޿ߡߪ‫ୃޔ‬ℂᓟ‫ޔ‬ᵤᵄౣ᧪ኻ╷ߩ৻Ⅳߣߒߡ㧟ภᯏ࠲࡯ࡆࡦᑪደߩ㧞㓏ߦ઒⟎߈ߒߡ߅ࠅ߹ߒߚ߇‫ޔ‬ᐔᚑᐕ㧟᦬ᣣ߹ߢߦᶏ᳓ᾲ੤឵ེᑪደߩ᳓ኒൻኻ╷Ꮏ੐߇ቢੌߒߚߎߣ߆ࠄ‫ޔ‬㧡᦬ᣣ‫ޔ‬㧝ภᯏᶏ᳓ᾲ੤឵ེᑪደ㧝㓏ߦᚯߒ߹ߒߚ‫ޕ‬䋨ᝪઃቢੌ䋩㧟ภᯏ࠲࡯ࡆࡦᑪደ㧔㧞㓏㧕
Nᶏᶏ᳓ᾲ੤឵ེᑪደ䉺䊷䊎䊮ᑪደේሶἹᑪደ㧝ภᯏᱷ⇐ᾲ㒰෰ᯏེ಄ළ♽㧔㧯♽㧕㔚േᯏ䋺઒⟎▎ᚲ䋴ภᯏ䋳ภᯏ䋲ภᯏ䋱ภᯏ䋺⸳⟎▎ᚲ㧟ภᯏ࠲࡯ࡆࡦᑪደ㧔㧝㓏㧕ᱷ⇐ᾲ㒰෰ᯏེ಄ළ♽䋨䌃♽䋩㔚േᯏ䈱⒖േ૞ᬺ䋨䋳ภᯏ䉺䊷䊎䊮ᑪደ䋩䋨ᐔᚑ㪉㪋ᐕ䋵᦬㪉㪉ᣣ᠟ᓇ䋩ᱷ⇐ᾲ㒰෰ᯏེ಄ළ♽㧔㧯♽㧕㔚േᯏᱷ⇐ᾲ㒰෰ᯏེ಄ළ♽䋨䌃♽䋩㔚േᯏ䈱ᝪઃ૞ᬺ䋨᜛ᄢ䋩䋨䋱ภᯏᶏ᳓ᾲ੤឵ེᑪደ䋱㓏䋩䋨ᐔᚑ㪉㪋ᐕ䋵᦬㪉㪉ᣣ᠟ᓇ䋩ᱷ⇐ᾲ㒰෰ᯏེ಄ළ♽㧔㧯♽㧕ࡐࡦࡊᱷ⇐ᾲ㒰෰ᯏེ಄ළ♽㧔㧯♽㧕㔚േᯏᱷ⇐ᾲ㒰෰ᯏེ಄ළ♽䋨䌃♽䋩㔚േᯏ䈱ᝪઃ⁁ᴫ䋨䋱ภᯏᶏ᳓ᾲ੤឵ེᑪደ䋱㓏䋩䋨ᐔᚑ㪉㪋ᐕ䋵᦬㪊㪈ᣣ᠟ᓇ䋩٨㧝ภᯏ ᱷ⇐ᾲ㒰෰ᯏེ಄ළᶏ᳓♽㧔㧯♽㧕㔚േᯏߩᝪઃቢੌ㧔㧡᦬ᣣ㧕ᵤᵄߩᓇ㗀ࠍ߁ߌߚ㧝ภᯏᱷ⇐ᾲ㒰෰ᯏེ಄ළᶏ᳓♽㧔㧯♽㧕ߩ㔚േᯏߦߟ޿ߡߪ‫ୃޔ‬ℂᓟ‫ޔ‬ᵤᵄౣ᧪ኻ╷ߩ৻Ⅳߣߒߡ㧝ภᯏᶏ᳓ᾲ੤឵ེᑪደߩ㧞㓏ߦ઒⟎߈ߒߡ߅ࠅ߹ߒߚ߇‫ޔ‬ᐔᚑ24ᐕ䋳᦬31ᣣ䉁䈪䈮ᶏ᳓ᾲ੤឵ེᑪደߩ᳓ኒൻኻ╷Ꮏ੐߇ቢੌߒߚߎߣ߆ࠄ‫ޔ‬㧡᦬ᣣ‫ޔ‬หᑪደ㧝㓏ߦᚯߒ߹ߒߚ‫ ޕ‬䋨ᝪઃቢੌ䋩㪥ᶏᶏ᳓ᾲ੤឵ེᑪደ䉺䊷䊎䊮ᑪደේሶἹᑪደ䋴ภᯏ䋳ภᯏ䋲ภᯏ䋱ภᯏ䋺⸳⟎▎ᚲᱷ⇐ᾲ㒰෰ᯏེ಄ළᶏ᳓♽㧔㧯♽㧕㔚േᯏ઒⸳ࠤ࡯ࡉ࡞ᱷ⇐ᾲ㒰෰ᯏེ಄ළᶏ᳓♽㧔㧯♽㧕ࡐࡦࡊᱷ⇐ᾲ㒰෰ᯏེ಄ළᶏ᳓♽㧔㧯♽㧕ࡐࡦࡊᱷ⇐ᾲ㒰෰ᯏེ಄ළᶏ᳓♽㧔㧯♽㧕㔚േᯏᱷ⇐ᾲ㒰෰ᯏེ಄ළᶏ᳓♽䋨䌃♽䋩㔚േᯏ䈱ᝪઃ⁁ᴫᱷ⇐ᾲ㒰෰ᯏེ಄ළᶏ᳓♽䋨䌃♽䋩㔚േᯏ䈱ᝪઃ⁁ᴫ䋨᜛ᄢ䋩䋨䋱ภᯏᶏ᳓ᾲ੤឵ེᑪደ䋱㓏䋩䋨ᐔᚑ㪉㪋ᐕ䋵᦬㪊㪈ᣣ᠟ᓇ䋩䋨䋱ภᯏᶏ᳓ᾲ੤឵ེᑪደ䋱㓏䋩䋨ᐔᚑ㪉㪋ᐕ䋵᦬㪊㪈ᣣ᠟ᓇ䋩٨㧠ภᯏ ේሶἹ಄ළ᧚ᵺൻ♽ߩࡄ࡯ࠫ࡜ࠗࡦ㧔㧭♽࡮㧮♽㧕ᧄ⸳ൻቢੌ㧔㧡᦬ᣣ㧕㪥ᶏ㧠ภᯏේሶἹ಄ළ᧚ᵺൻ♽ߩࡄ࡯ࠫ࡜ࠗࡦ㧔㧭♽࡮㧮♽㧕ߦߟ޿ߡߪ‫ޔ‬ᐔᚑᐕ㧡᦬ᣣ߹ߢߦ‫ޔ‬઒⸳ࡎ࡯ࠬ߆ࠄᧄ⸳㈩▤࡮ᑯ߳ߩಾᦧ‫ޔ‬ㅢ᳓⹜㛎╬ࠍታᣉߒ‫ޔ‬ᯏ⢻ߦ໧㗴߇ߥ޿ߎߣࠍ⏕⹺ߒߚߎߣ߆ࠄ‫⸳ᧄޔ‬ൻ߇ቢੌߒ߹ߒߚ‫ޕ‬ᶏ᳓ᾲ੤឵ེᑪደ䉺䊷䊎䊮ᑪደේሶἹᑪደ䋴ภᯏ䋳ภᯏ䋲ภᯏ䋱ภᯏ䋺⸳⟎▎ᚲේሶἹ಄ළ᧚ᵺൻ♽ߩࡄ࡯ࠫ࡜ࠗࡦ㧔㧭♽㧕઒⸳ࡎ࡯ࠬේሶἹ಄ළ᧚ᵺൻ♽ߩࡄ࡯ࠫ࡜ࠗࡦ㧔㧮♽㧕ᧄ⸳㈩▤࡮ᑯේሶἹ಄ළ᧚ᵺൻ♽ߩࡄ࡯ࠫ࡜ࠗࡦ㧔㧭♽㧕ේሶἹ಄ළ᧚ᵺൻ♽ߩࡄ࡯ࠫ࡜ࠗࡦ㧔㧮♽㧕ේሶἹ಄ළ᧚ᵺൻ♽䈱䊌䊷䉳䊤䉟䊮䋨䋴ภᯏේሶἹᑪደ䋱㓏䋩ේሶἹ಄ළ᧚ᵺൻ♽䈱䊌䊷䉳䊤䉟䊮䋨䋴ภᯏේሶἹᑪደ䋱㓏䋩䋨ᐔᚑ㪉㪋ᐕ䋵᦬㪈㪇ᣣ᠟ᓇ䋩䋨ᐔᚑ㪉㪋ᐕ䋵᦬㪊㪈ᣣ᠟ᓇ䋩資料３ ＜写真＞

その他の主な作業状況（平成24年５月）●２号機 原子炉格納容器内の目視点検完了（５月29日）
・２号機原子炉格納容器内の目視点検を平成24年５月29日までに完了しました。
・その結果、原子炉冷却材の漏えいがなかったこと、また、原子炉格納容器内の各設備・機器・配管等に大きな変形・損傷等はなく、冷温停止機能に影響を及ぼすものはなかったことを確認しました。
・冷温停止に至るまでの一時的な高温・高湿環境等により、一部機器表面の塗装面のはがれや錆等、軽微な影響は見られたものの、いずれも冷温停止機能に影響を与えるものではありませんでした。 (平成24年５月29日お知らせ済み)＜点検実績（平成24年５月末現在）＞
１号機
平成23年12月27日 ～ 平成24年２月28日 [目視点検完了]
２号機
平成24年３月６日 ～ 平成24年５月29日 [目視点検完了]
３号機
平成24年２月14日 ～ 平成24年４月５日 [目視点検完了]
平成23年８月29日 ～ 平成23年12月21日 [目視点検完了]
４号機

原子炉格納容器Ｎ
海
海水熱交換器建屋

原子炉圧力容器⑩

タービン建屋

②⑦⑫

原子炉建屋

③④⑤⑥⑪
４号機

３号機

２号機

１号機

：原子炉格納容器

①⑧
圧力抑制室

⑨

○ 主な目視点検設備と目視点検の様子

平成24年５月29日までに目視点検が完了し、原子炉冷却材の漏えいがなかったこと、格納容器内の各設備・機器・配管等に大きな変形・損傷等はなく、冷温停止機能に影響を及ぼすものはなかったことを確認しました。

①原子炉格納容器入口（所員用エアロック）②原子炉格納容器内の状況（主蒸気逃がし安全弁）（平成24年５月10日撮影）（平成24年４月17日撮影）

12

○ 主な目視点検設備と目視点検の様子（前頁からの続き）
平成24年５月29日までに目視点検が完了し、原子炉冷却材の漏えいがなかったこと、格納容器内の各設備・機器・配管等に大きな変形・損傷等はなく、冷温停止機能に影響を及ぼすものはなかったことを確認しました。

原子炉格納容器

制御棒駆動水圧系配管
主蒸気逃がし安全弁
排気管

主蒸気逃がし安全弁
排気管真空破壊弁③原子炉格納容器内その１（制御棒駆動水圧系配管周辺）④原子炉格納容器内その２（制御棒駆動水圧系配管周辺）（平成24年４月11日撮影）（平成24年４月11日撮影）

原子炉再循環ポンプ電動機⑤目視点検の様子（その１）⑥主蒸気隔離弁（平成24年５月10日撮影）（平成24年４月11日撮影）

主蒸気逃がし安全弁⑦目視点検の様子（その２）⑧ペデスタル部（原子炉圧力容器の基礎台）（平成24年５月10日撮影）（平成24年５月10日撮影）

13

○軽微な影響がみられた主な箇所 （平成24年５月29日お知らせ済み）
冷温停止に至るまでの一時的な高温・高湿環境等により、一部機器表面の塗装面のはがれや錆等、軽微な影響は見られたものの、いずれも冷温停止機能に影響を与えるものではありませんでした。

真空破壊弁
表面の錆

主蒸気系配管の塗装剥離⑨真空破壊弁表面の錆（平成24年４月17日撮影）⑩主蒸気系配管の塗装剥離（平成24年３月13日撮影）

電動弁開度計アクリルカバーの変色（本来は透明）

配管上部にあるグレーチングの亜鉛メッキが剥離し付着（白い粉）⑪グレーチングの亜鉛メッキ剥離（白い粉）⑫電動弁開度計アクリルカバーの変色（平成24年４月17日撮影）（平成24年３月13日撮影）

14

資料４ ＜写真＞

その他トピックス（平成24年５月）●１～４号機タービン建屋における地震・津波の影響と現況
・平成23年３月11日、１～４号機は、定格熱出力一定運転中のところ、東北地方太平洋沖地震により原子炉ならびにタービンが自動停止しました。
・タービン建屋内の各設備の外観目視点検において、有意な損傷等は確認されませんでした。
・４号機を除く各タービン建屋内に津波による海水の浸水を確認しました。
・地震後の設備状況を確認するため、 平成23年11月７日～平成24年１月11日にかけて、 ４号機を代表として高圧・低圧タービンの内部点検を行い、動翼および静翼等に地震の影響による接触痕を確認しましたが、いずれも軽微なものであり、 安全上問題となるものはありませんでした。（平成24年１月12日お知らせ済み）
・現在、各タービンは、停止した状態で適切に保管しています。

タービン建屋概略断面図
海N
天井クレーン

海水熱交換器建屋

低圧タービン
高圧タービン

発電機

湿分分離器タービン建屋

GL（地表）
原子炉建屋

４号機

３号機

２号機

１号機

復水器

当該箇所

○タービン建屋の外観
外観上有意な損傷等は確認されておりません。

４号機
タービン建屋
１号機
タービン建屋

３号機
タービン建屋

２号機
タービン建屋

タービン建屋の外観（平成24年５月25日撮影）

15

○各タービン建屋２階オペレーティングフロアの現況
タービン建屋内の各設備については、有意な損傷等は確認されませんでした。

発電機
低圧タービン
発電機
天井クレーン

高圧タービン

１号機タービン建屋２階フロアの現況

２号機タービン建屋２階フロアの現況（平成24年５月15日撮影）（平成24年５月15日撮影）

天井クレーン

発電機
発電機

３号機タービン建屋２階フロアの現況

４号機タービン建屋２階フロアの現況（平成24年５月15日撮影）（平成24年５月15日撮影）○タービン建屋における津波の影響と現況
浸水した各設備については、水抜き・清掃が完了しています。

１号機タービン建屋地下１階復水器室
浸水後の状況（平成23年３月20日撮影）

１号機タービン建屋地下１階復水器室の現況

３号機タービン建屋地下２階加熱蒸気凝縮水移送
ポンプ浸水後の状況（平成23年３月19日撮影）

３号機タービン建屋地下２階加熱蒸気凝縮水移送ポンプの現況（平成24年５月24日撮影）（平成2４年５月24日撮影）

16

○タービン建屋における地震の影響について（４号機タービン点検）（平成24年１月12日お知らせ済み）

４号機タービンにおいて、地震による設備への影響を確認するための内部点検を実施しました。
＜点検期間＞
平成２３年１１月７日～平成２４年１月１１日＜点検対象機器＞○低圧タービン（Ａ）【動翼(全周)、静翼(上半)】○高圧タービン【動翼(全周)、静翼(上半)】○軸受部(高圧タービンから低圧タービン（Ａ）まで）＜点検結果概要＞
通常の運転で見られる軽微なひび以外に、低圧ター ビン（Ａ）および高圧タービンの動翼と静翼の先端部、ならびに軸受部の油切り等に東北地方太平洋沖地震の影響による接触痕を確認しましたが、いずれも軽微なものであり、安全上問題となるものではありませんでした。
今回の内部点検では、大きな損傷等はなく、安全上問題となるものはありませんでした。
今後、タービン関連機器については、適切に保管を行ってまいります。

４号機 高圧タービンの点検状況

４号機 低圧タービンの点検状況（平成23年12月７日撮影）（平成23年12月２日撮影）

・高圧タービンは左右対称に動翼と静翼が１段から８段まであり、点検の結果、１段から８段までの両翼の先端部に地震の揺れによる動翼と静翼の接触痕を確認。
・いずれも軽微なものであり、安全上問題となるものではなかった。

・低圧タービン（Ａ）は左右対称に動翼と静翼が９段から１７段まであり、点検の結果、９段から１４段までの両翼の先端部に地震の揺れによる動翼と静翼の接触痕を確認。
・いずれも軽微なものであり、安全上問題となるものではなかった。

17