Gems Sensors & Controls はフォーティブグループのブランドです;AD6IINE:

フロート式液面レベルスイッチ：
マルチポイント・カスタマイズ

簡単カスタマイズ
オンライン、又は所定フォーマットで！

LSP-800シリーズ - 大型、プラスチック製、腐食性液体用として最適。

 接液部材質：プラスチック製。
PVC、ポリプロピレン、又はポリフッ化ビニリデン：1778mm最長
 軸全長（取付部底面から下=L0）
LSP800シリーズの接液部は腐食性の液体、及び気体に耐える材質で構成されています。使用媒体によって3種類の中から材質を選択でき汎用性があります。
1. 取付部のタイプ
取付部の設定として、軸全長（L0）とフロート材質の組合せで選択できます（本カタログを参照）。
フロート、フロートストップカラーの材質は取付部と同じです。
タイプA
1" NPT

タイプB
3" NPT

1-3/8" 六角ナット（PVC）
1-3/16" 六角ナット（PP、又はPVDF）

タイプC
3" (76.2mm), 150# フランジ

1/2" NPT
3-3/8" REF.
(85.7 mm)2-5/8" REF.
(66.6 mm)

1-1/8" REF.
(28.6 mm)

1/2" NPT
1/4" REF.
(6.3 mm)
1-11/16" REF.
(42.9 mm)

1-1/8" REF.
(28.6 mm)

材質：軸、取付部、フロート、カラー

A:K:AHL>I8=:HÄBJAI>ED>CI 動作レベル点数：1〜6個

PVC、ポリプロピレン、PVDF

軸全長（L0）最大70インチ（1778 mm）

取付け位置

垂直から±30°までの傾き以内

2.フロートタイプ
材質：フロート材質

ポリプロピレンPVC

2.28"(58 mm)

寸法：フロート

2.28"(58 mm)2.84" Dia.
(72 mm)

使用温度、圧力
液体の最小比重

PVDF

2.84" Dia.
(72 mm)

2.28"(58 mm)2.84" Dia.
(72 mm)

次のページ先頭の定格表を参照してください。
0.60

0.400.75

注：フロートは常に取付部で指定されたものと同じ材質を使用します。

フォーティブICGジャパン株式会社

商品情報 https://www.fortive-icg.jp/

お問合せ 0120‐083‐081

7"&+

Gems Sensors & Controls はフォーティブグループのブランドです

LSP-800シリーズ –（前ページより）
温度・圧力の定格表
使用温度 、1PSI=6.9kPa

A:K:AHL>I8=:HÄBJAI>ED>CI

LSP-800材質-17.7°
C21.1°
C

37.7°
C

51.7°
C

60.0°
C

76.6°
C

93.3°
C

98.8°
CPVC

0.34 MPa0.34 MPa0.24 MPa0.14 MPa

0.07 MPa

XXX

ポリプロピレン0.34 MPa0.34 MPa0.27 MPa0.24 MPa

0.02 MPa

0.17 MPaXX

PVDF

0.34 MPa0.34 MPa0.31 MPa0.27 MPa0.24 MPa

0.20 MPa

0.17 MPa

0.17 MPa

配線色コード3. 電気的仕様
接点（N.O.、又はN.C.）
SPDT：20VA
リード線：22 AWG、600mm長、ポリマーリード
基本配線図
わかりやすくするために、下図では動作レベルを2個だけにしています。
配線グループI 配線グループII
SPST
SPST

配線グループIII
SPDT

SPDTスイッチ20VA

SPSTスイッチ

SPST：20VA、又は100VA

配線グループIV
SPDT

配線

グループI

グループII

グループIII

グループIV

コモン
配線

黒なし

黒なし

コモン
N.O.／N.C. スイッチ N.O.／N.C.

N.O.

N.C.

コモン
スイッチ

N.O.

N.C

L1

赤赤赤赤白／赤赤白／赤白／黒／赤L2黄黄黄黄白／黄黄白／黄白／黒／黄L3

青青青青白／青青白／青白／黒／青L4

茶茶茶茶白／茶茶白／茶白／黒／茶L5

オレンジオレンジオレンジオレンジ 白／オレンジ オレンジ 白／オレンジ 白／黒／オレンジ

L6

グレーグレーグレー

グレー白／グレー グレー 白／グレー 白／黒／グレー

注：詳しくは弊社までお問合せ下さい。

4. 動作レベルの寸法
動作レベル* - Typ

L6AL5L4L3DL2L1L0（軸全長）**

C下端支持部†
7/16"

1/4" B

スイッチの動作レベルは次のガイドラインに沿って決まります。
A = フロート中心線までの距離（起点：取付部）が2-1/16"（52.4 mm）±1/16"(1.58mm)以上。
B = フロート中心線までの距離（起点：軸端）が2-11/16"（68.3 mm）±1/16"(1.58mm)以上。
C = 作動レベル間の距離が3-1/2"（88.9 mm）以上。
D = フロート1個で2箇所設定された動作レベル間の距離。
最小 = 1/4"（6.3 mm）
最大 = 3-12"（88.9 mm）
注：
1. フロート中心線がスイッチ動作レベルの基準となります。
2. レベルはすべて水位を下げながら、動作後の動き6.3 mm ±3.2mmの状態で設定。
3. 動作レベルの許容誤差は±1/8"(±3.2 mm)です。

7/8"* 動作レベルの距離とL（軸全長）は取付部のプラグ、又はフラン0ジの内側面から計測。
** 全長LO = L1 + 寸法B。最長全長については取付部のタイプを参照してください。
† 36インチ(914.4mm)を超えるユニット、または使用流体に乱流の起こる環境では下端支持部の使用を推奨します。

7"&,

フォーティブICGジャパン株式会社

商品情報 https://www.fortive-icg.jp/

お問合せ 0120‐083‐081 プロダクト・チェックリスト:06-6386-5022□見積依頼

お名前 _________________________________________□注文 注文書番号

御社名 ___________________________________________________________________

お問合せ下さい！

必要数量__________________

必要な情報をこのフォームを記入して下さい。

郵便番号 _______________________________________
住所 ___________________________________________
電話番号 ( _____ ) _______________________________
ファックス ( _____ ) _______________________________

LS/LSP/TM-800シリーズ - 大型、プラスチック製、腐食性液体用
使用環境条件Gems Sensorsのセンサが正確、正常な動作をするために下記の情報が必要になります。
OEM採用の場合は以下のオプション以外にもカスタマイズを承ります。別途、弊社にお問合せ下さい
1. 使用液体： __________________________________________

5. 粘度： ___________________ SSU

2. 使用圧：最小 ______________MPa 最大 ____________MPa

6. タンク材質： __________________________________________

3. 温度：最低 _________________ ℃ 最高 _____________ ℃

タンク深さ： __________________________________________

4. 比重：最低 ___________________

最大 _______________

1. シリーズ（ページ番号）□LS-800PVC（B-14） □LSP-800（B-16） □LS-800（B-18）

7. ユニット設置位置： □タンク上

7. スイッチ動作レベル
A.
動作レベル

□LS-800-Adjustable（B-19）□TM-800（B-18 サーミスタ付き*）□TH-800（B-18 サーモスタット付き*）
取付部のタイプと材質については各製品のページを参照してください。

動作レベルまでの距離*□インチ □ミリ□タンク底

SPSTスイッチの動作**（印を付ける）
N.O.

N.C.

L6
L5

CUSTOM LENGTH FLOAT TYPE LEVEL SWITCHES

Gems Sensors & Controls はフォーティブグループのブランドです

L4*詳しくは詳細へ弊社までお問合せ下さい。

L3

2. 取付部のタイプ

L2

□タイプA

□タイプB

□タイプC

□タイプ1

□タイプ2

□タイプ3

□タイプ4

□タイプ5

L1***
* 取付部のプラグ、又はフランジ内側面からの距離を測定。
** スイッチの位置は液体のない（タンクが空）時が「通常」。
***L1は、取付部が「上」の時はいちばん低い位置の動作レベルまでの距
離、取付部が「下」の時はいちばん高い位置の動作レベルまでの距離。
注）
フロートストップは標準です。仕様詳細はお問合せ下さい。

3. 取付部と軸の材質（選択できる場合）□真鍮□ポリプロピレン□PVC□PVDF□316ステンレス・スチール□カーボンスチール（フランジのみ、ステンレス・スチール製軸）4. 取り付け位置

B. 軸全長 _________________ □インチ □ミリ（軸全長が1828mmを超える場合は支持部部品をユーザ側で用意することを推奨します。
）

8. リード線の長さ□12"(304.8mm）□24"(609.6mm)□その他:_____________ mm□タンク最上部 □タンク底部

オプション：

5. フロートの部品番号□温度スイッチ設定（℃）：□37.8□51.7 □65.5
□79.4
□93.3
温度が上昇するとスイッチは □開く□閉じる□液はねよけ □316ステンレス・スチール（316 SS製ユニットのみ）□真鍮（真鍮製ユニットのみ）指定された各動作レベルには同じフロートを使用します。

6. スイッチのタイプと定格
A. □グループI □グループII□グループIII* □グループIV*

B. □SPST□SPDT*

C. □ 20 VA□100 VA（SPSTのみ）
マイコン／PLCなどの入力信号に使いますか？：□はい □いいえ

接続箱の電気的接続□防爆仕様タイプ（FM/CSA）*□NEMA 4タイプ
□プラスチックABSタイプ*ステンレス・スチール製フロートが必要。

Gems Sensors & Controls
One Cowles Road
Plainville, CT
06062-1198* TM-800シリーズでは使用できません。.

Sensors & Controls

フォーティブICGジャパン株式会社
商品情報 https://www.fortive-icg.jp/

お問合せ 0120‐083‐081

tel
860.747.3000
fax
860.747.4244
www.gemssensors.com''