５－２

助成番号 133016
研 究 成 果 報 告 書（国立情報学研究所の民間助成研究成果概要データベース・登録原稿）
研究テーマ（和文） ＡＢ

アコースティックエミッション法を用いた地下液体貯蔵タンクの漏えい検知技術の開発

研究テーマ（欧文） ＡＺ

Development of leak detection technique for underground storage tank by acousticemission

研究氏
代表名
者

ｶﾀｶﾅ ＣＣ姓）マツオ名）タクマ

研究期間 Ｂ

２０１３～ ２０１５

漢字 ＣＢ

松尾卓摩

報告年度 ＹR

２０１４

年

Takuma

研究機関名

明治大学

ﾛｰﾏ字 ＣＺ Matsuo

研究代表者 ＣＤ
所属機関・職名年

松尾卓摩
明治大学理工学部機械工学科 専任講師

概要 ＥＡ (600 字～800 字程度にまとめてください。)
アコースティックエミッション（ＡＥ）法を用いて，地下埋設タンクの腐食や漏えいをモニタリングする手法を構築した．
液中を伝搬するＡＥ信号を効率的に検出可能な液中浸漬型ＡＥセンサの構築のため，有限差分時間領域（ＦＤＴＤ）法を用いてＡＥ波の伝搬シミュレーションを行い，最適なセンサ形状を検討した．従来の矩形型センサボックスを用いた
液中浸漬型ＡＥセンサと同形状のモデルを構築して，タンク底部，側部それぞれから発生するＡＥ信号の検出シミュレーションを行った結果，タンク底部からのＡＥ信号の検出感度が低いことが分かった．そこで，矩形型のセンサボックス
底部，側下部，側上部にセンサを設置した条件のモデルを作成して，同様のシミュレーションを行った結果，底部からのＡＥ信号の検出感度が約 2 倍向上することが分かり，タンクのどの位置からＡＥ信号が発生した場合でも高感度でＡＥを検出できることが分かった．
次に，シミュレーション結果に基づいてセンサ形状を検討し，構築した．センサは矩形状で内壁に円筒型センサホルタが設置した構造であり，センサホルダに光ファイバＡＥセンサを巻きつけた構造である．液中を伝搬したＡＥ信号は矩形型センサ外壁を伝搬してセンサホルダに到達し，センサホルダの直径の微少変化を光ファイバセンサの長さの変化として検出する．なお，矩形型センサ外壁及びセンサホルダは３Ｄプリンタを用いて構築した．構築したセンサを小型水槽に浸漬させ，水槽底部，下部，上部で励起した疑似ＡＥ信号を検出した結果，どの位置で励起した疑似ＡＥ信号についても高感度で検出することができ，また従来の構造のセンサの約 2 倍の感度であった．また，実際の錆片から発生したＡＥについても検出することができ，地下埋設タンクの腐食位置の検出を行う事が出来る可能性を示した．

キーワード ＦＡ

アコースティックエミッション

光ファイバセンサ

地下埋設タンク（以下は記入しないでください。）
助成財団ｺｰﾄﾞ ＴＡ

研究課題番号 ＡＡ

研究機関番号 ＡＣ

シート番号- 1 -FDTD 法発表文献（この研究を発表した雑誌・図書について記入してください。）
論文標題ＧＢ

地下埋設タンクの健全性モニタリングのためのＡＥセンサの開発 ※2015 年 9 月予定

著者名 ＧＡ

渡邉護，松尾卓摩

雑誌名 ＧＣ日本機械学会 2015 年度年次大会論文集ページ ＧＦ※2015 年 9 月発行予定

発行年 ＧＥ

2

論文標題ＧＢ

Development of acoustic emission (AE) system for underground storage tank monitoring
utilizing immersion-type AE sensor ※2015 年 10 月予定

著者名 ＧＡ

M.Watanabe
T.Matsuo

ページ ＧＦ※2015 年 10 月発行予定

雑誌

雑誌

and 雑誌名 ＧＣ
発行年 ＧＥ

015巻号 ＧＤ

Proceeding of the International Conference on
Advanced Technology in Experimental Mechanics 2015
2015巻号 ＧＤ

論文標題ＧＢ
雑誌

著者名 ＧＡ
ページ ＧＦ

雑誌名 ＧＣ～発行年 ＧＥ

巻号 ＧＤ

発行年 ＨＤ

総ﾍﾟｰｼﾞ ＨＥ

発行年 ＨＤ

総ﾍﾟｰｼﾞ ＨＥ

著者名 ＨＡ
図書

書名 ＨＣ
出版者 ＨＢ
著者名 ＨＡ

図書

書名 ＨＣ
出版者 ＨＢ

欧文概要 ＥＺ
In order to monitor damages in underground storage tanks by acoustic emission (AE), immersion typeAE sensor was developed. Developed sensor was composed of optical fiber AE sensors and a rectangularsensor box for monitoring AE signals through fuel oil. We first determined the shape of the sensor by
simulation, assuming an underground storage tank, using the finite-difference time-domain (FDTD)
method. The simulation results indicate that amplitude of the wave propagating in the upper and lower
portions of the tank was large. It was considered that the surface waves and waves directly propagatedthrough the water. We next designed an AE sensor based on the simulation result and compared thesimulation with the experiment using a model tank. Artificial AE signals were excited at outer surfaceof the tank. The AE signal was a 50-kHz sinusoidal burst wave. The signal was input perpendicular to
the wall of the model tank. Here, the optical fiber sensors of the conventional and developed sensors
were placed, respectively, only on the side wall, and side and bottom walls of the sensor box. The AEsensors developed in the present as well as previous studies were able to detect AE from all excitation
points. The result indicates that the maximum amplitude of the developed sensor is approximately twicethat of the conventional sensor. Additionally, the sensitivity of the developed sensor is also observed
to be better than that of the conventional sensor when the AE source was located at a different position.
Finally, AE signal from rust piece was monitored by the sensor. AE signals were successfully detectedby the system.

- 2 -