フロン回収・再生装置

エコサイクル オーロラⅡ
取 扱 説明 書

通商産業省告示第 139 号に基づく適合性自己認証製品【ご使用前に必ず本書をお読みください。】

エコサイクル オーロラⅡ
安全にご使用いただくためにこのたびは、エコサイクル オーロラⅡをお買い上げいただきましてありがとうございます。
● この取扱説明書は、お使いになる方に必ずお渡しください。
● ご使用前に必ず本書を最後までよく読み、確実に理解してください。
● 適切な取扱いでフロン回収・再生装置の性能を十分発揮させ、安全な作業をしてください。
● 本書は、お使いになる方がいつでも取り出せるところに大切に保管してください。
● フロン回収・再生装置を用途以外の目的で使わないでください。
● 商品が届きましたら、ただちに次の項目を確認してください。
・ ご注文の商品の仕様と違いはないか。
・ 輸送中の事故等で破損・変形していないか。
・ 付属品等に不足はないか。
万一不具合が発見された場合は、至急お買い上げの販売店、または当社営業所にお申し付けください。
（本書記載内容は、改良のため予告なしに変更することがあります。）

警告表示の分類
本書および本機に使用している警告表示は、次の 2 つのレベルに分類されます。

目

警告

本機に接触または接近する使用者・第三者等が、その取扱いを誤ったりその状況を回避しない場合、死亡または重傷を招く可能性がある危険な状態。

注意

本機に接触または接近する使用者・第三者等が、その取扱いを誤ったりその状況を回避しない場合、軽傷または中程度の傷害を招く可能性がある危険な状態。
または、本機に損傷をもたらす状態。

猛毒

ガス注意

爆発

火炎

火気厳禁

感電

火傷

回転物

保護具着用

分解禁止

アース

電源電圧

コード取扱

作業環境

その他

取扱説明書

次

安全上のご注意 ................................................ 2

ボンベについて ................................................ 19

製品の構成 ......................................................... 6

保守・点検 ........................................................ 21

各部の名称 ........................................................... 6

メンテナンス ................................................... 21

仕様 ................................................................. 7

水分吸着剤の交換

標準付属品 ..................................................... 7

違う冷媒を再生する場合 .................................. 22

別販売品（回収ボンベ） ................................... 8

各種点検方法 .................................................... 22

別販売品（その他の空調工具） ......................... 8

作業前の日常点検 ............................................. 22

使用方法 ............................................................ 9

回収機能の点検 ................................................ 22

ご使用前に ....................................................... 9

セルフクリーニング機能の点検 ........................ 23

回収・再生作業 ................................................ 10

高圧スイッチ機能の点検 .................................. 23

オイルの排出方法（オイルセパレータ）............ 16

漏れ検査 .......................................................... 23

オイルの排出方法（集塵装置）.......................... 16

修理・サービスを依頼される前に ............... 24
電気配線図 ........................................................ 25
配管系統図 ........................................................ 26

暖機運転 .......................................................... 171

不凝縮ガス（空気など）をパージする方法 ....... 18......................................... 21

ECOcycle AURORAⅡ● ここでは、本機を使用するにあたり、一般的な注意事項を示します。
● 作業要所での詳しい注意事項は、この後の各章で記載しています。

警告

安全上のご注意

安全上のご注意◆ 回収・再生装置を運転する場合は、換気のよい場所で行ってください。
換気の悪い場所で、万一ガス漏れがありますと酸欠で窒息する恐れがあります。

◆ 可燃性ガス（炭化水素又はハイドロカーボン系）は回収できません。

回収・再生装置にフロン以外「アンモニア・ハイドロカーボン（プロパン・イソブタン）等」の可燃性ガスが混入すると、引火爆発する場合があります。

◆ フロンが燃焼すると強い酸性の猛毒ガスが発生し、そのガスを吸い込むと大変危険です。
火気を絶対に近づけず、換気のよい場所で作業してください。

◆ 作業中の火気・たばこは厳禁です。

たばこを吸っている時にフロンが漏れると、たばこの火でホスゲンが発生し、吸引する恐れがあります。

◆ 空気の吐出口のファンに、指や棒を入れないでください。
ファンは高速回転していますので、けがや故障の原因となります。

◆ ホースを外す時は、必ず保護メガネ・ゴム（皮）手袋を着用してください。
フロンが目に入ったり皮膚に触れると、凍傷になったり失明する恐れがあります。

◆ 回収・再生装置やホース内に、液状フロンを満杯にした状態でバルブを閉めないでください。
◆ 35℃以上になる場所で運転したり、保管しないでください。
気温の上昇によって、液状フロンが膨張し破裂します。
回収完了後は、必ずパージ作業を実施してください。

◆ 回収ボンベは、必ず FC3 を使用してください。
◆ 雨中や濡れた手で操作しないでください。

雨中や濡れた手で電源プラグを抜き差ししたり、電源スイッチを操作すると感電する危険があります。

◆ 必ず、アース ( 接地 ) を行ってください。

アース ( 接地 ) を行っていないと、故障や漏電時に感電する恐れがあります。

◆ 電源プラグは、常に点検し異常がないことを確認した上、がたつきがない様にしっかりコンセントに差込んでください。

電源プラグに、ほこり油脂分が付着していたり、接続が不完全な状態では感電や火災の原因となります。

◆ 電源コードは、他の電気器具と併用したりタコ足配線をしないでください。
火災の原因となります。

2

エコサイクル オーロラⅡ
安全上のご注意

警告◆ 電源コードを引っ張ったり、電源コードでプラグの抜き差しを行わないでください。
感電や火災・ケガの原因となります。

◆ 電源は AC100V15A 以上をご使用ください。

機銘鈑・本取扱説明書に記載の仕様を参照してください。

◆ ガソリンやシンナー・可燃性ガスが漏れる恐れのある場所への設置は行わないでください。
回収・再生装置は、始動時や運転中に火花を発します。

万一可燃性ガスが漏れて周囲に溜まると、爆発・火災の原因となります。

◆ 回収・再生装置から離れるときや、停電・保守・点検のときは、必ずスイッチを
OFF にし、電源プラグを抜いてください。
回収・再生装置が急に動き事故の原因となります。

◆ 回収・再生装置は、該当する安全規格に適合していますので、改造は行わないでください。
回収・再生装置は、通商産業省告示第 139 号に基づく適合性自己認証製品です。

改造を行うと、所定の性能がでないばかりでなく、故障や事故の原因となります。

◆ 修理技術者以外は絶対に分解しないでください。
◆ カバーを外した状態で運転しないでください。
異常な動作の原因となり、ケガや故障の原因となります。

◆ 本機には、各種安全装置が内蔵されています。
定期的に 22 ページ「各種点検方法」に従って、点検を行ってください。
また、始業前には必ず 22 ページ「作業前の日常点検」を実施してください。

異常が認められた場合は、ただちに使用を中止し、販売店または弊社営業所までご連絡ください。

注意◆ 本機を運搬・移動するときは、慎重に行ってください。
破損し、けがや事故の原因となることがあります。

◆ 本機を移動させるときは、ハンドルを持って押してください。
引っ張って移動させないでください。

移動中に本機が倒れてきたりして、けがや事故の原因となることがあります。

◆ 取入口に「フィルタ」を必ず取付けてください。
装置ない回路が詰まり、故障の原因となります。

◆ 延長用コードは、線径 2.0mm2 で 20m 以下の 3 芯キャブタイヤコードを使用してください。

不適切 ( 細い線径や長すぎる ) な延長コードは、始動不良となるばかりでなく、発火・火災の原因となります。
また、キャパシター（コンデンサ）やリレー等の電気部品を損傷する恐れがあります。

3

アース ( 接地 ) 線のない 2 芯コードを使用すると、感電の恐れがあります。

ECOcycle AURORAⅡ◆「漏れ防止剤」の入ったフロンを回収しないでください。

漏れ防止剤が混じったフロンを回収すると、漏れ防止剤が内部で徐々に硬化し、安全上のご注意

注意

バルブや逆止弁などが詰まり故障の原因となります。

◆ 回収・再生装置を担当者以外に操作させないよう管理してください。
◆ 結果の予測ができない、または確信のもてない取扱いはしないでください。
◆ 回収・再生装置を使用目的以外の用途には使用しないでください。
回収・再生装置は、指定のフロンを回収するための機械です。

◆ 機械に負担のかかる無理な使用はしないでください。

過負荷保護装置が働くような無理な作業は、機械の損傷をまねくばかりでなく、事故の原因にもなります。

◆ 作業台や作業場は整理整頓し、いつもきれいな状態で十分な明るさを保ってください。
作業環境が悪いと事故の原因となります。

◆ 回収・再生装置を使用しないときは、乾燥した場所で子供の手が届かない、
または鍵のかかる場所に保管してください。
◆ 疲労・飲酒・薬物等の影響で作業に集中できないときは、操作しないでください。
◆ 本書、および当社カタログに記載されている指定の付属品やアタッチメント以外は使用しないでください。
事故や故障の原因となります。

◆ 回収・再生装置を落としたりぶつけた場合は、ただちに破損・亀裂・変形等がないか点検してください。
破損・亀裂・変形等がある状態で回収作業を行うと、けがや事故の原因となる場合があります。

◆ 各部に変形・腐食等がないか常に日常点検を行ってください。
◆ 回収・再生装置の異常 ( 異臭・振動・異常音 ) に気づいたときは、ただちに停止し、本書の「P24 修理・サービスを依頼される前に」を参照してください。
また、むやみに分解せず点検や修理を依頼してください。
修理はお買い上げの販売店、または当社営業所にお申し付けください。

◆ ボンベは、当社製の回収・再生装置専用ボンベをお使いください。
◆ ボンベは、回収・再生するフロンと同じ種類のものを使用してください。
◆ ボンベは、製造年月日（回収ボンベに刻印）により各期限毎の容器検査を受けてください。
詳細は、本書の「P19 ボンベについて」を参照してください。

詳細は、本誌に記載されている、各地の高圧ガス保安協会支部にお問合せください。
高圧ガス保安法第 48 条第 1 項五号・容器保安則第 24 条による。

◆ 水分吸収剤の廃棄については、各自治体の定める方法に従って処理して
ください。

4

エコサイクル オーロラⅡ
安全上のご注意

R32、R1234yf 等 ( 特定不活性ガス）の回収・車両運搬における重要な注意事項
わずかに燃焼性がある R32, R1234yf, R1234ze 等の冷媒は、高圧ガス保安法上可燃ガスとは区別され、特定不活性ガスとして分類されます。そのためオーロラⅡで再生可能な R32, R1234yf 等（特定不活性ガス）の回収、移動、保管には 、高圧ガス保安法および保安基準等により 一般のフロンガスの規制に加え、追加で規制がされています 。
本注意事項および取扱説明書を必ずよく読んで 回収、移動、保管を行ってく ださい。

【回収時注意事項】
太字が R32 , R1234yf 等（特定不活性ガス ) の回収の際に特に注意が必要な事項となります。
・変形・漏えい・腐食等がないか、日常点検してください。
・温度が 40 ℃以上になる所で使用したり、置いたりしないでください。
また、40 ℃以上に温めないでください。機器が破損する恐れがあります。
・雨や水等で濡らさないでください。感電や漏電事故の原因になります。
・粗暴な取扱いをしないでください。
・風通しの良いところで使用し 、使用時以外も風通しの良い場所に置い て くださ い。
・火気のあるところでは使用しないでください。
・発火性の物または引火性の物を堆積した場所の付近で使用しないでください。
・回収装置を使用する場所には、能力単位 B3 以上の粉末消火器 1 個以上を設置してください。
・特定不活性ガスを 120L ボンベに回収するときは、ガス漏えい検知警報設備を適切な箇所に設けてください。
・使用していないときは回収容器のバルブを確実に閉じてください。

【回収ボンベを車両で移動する際の代表的な注意事項】
太字が R32, R1234yf 等（特定不活性ガス）の回収ボンベを移動する際に特に必要な代表的な注意事項 となります。
・回収ボンベを車両に積載して移動する時は、車両の見やすい箇所に警戒標を掲げること。
（24L 以下の回収ボンベが 2 本以下の場合を除く）
・回収ボンベは常に 40 ℃以下に保つこと。
・回収ボンベは転落、転倒等による衝撃及びバルブの破損を防止する措置を講じ、かつ粗暴な取り扱いをしないこと。
・特定不活性ガスを移動するときは、当該高圧ガスの名称、性状及び移動中の災害防止のために必要な注意事項
  を記載した書面を運転者に交付し、移動中携帯させ、これを遵守させること。
  （24L 以下の回収ボンベが 2 本以下の場合を除く）
・特定不活性ガスを移動するときは、消火設備並びに災害発生防止のための応急措置に必要な資材及び工具等を  携行すること。
（24L 以下の回収ボンベが 2 本以下の場合を除く）■ 消火設備■ 資材及び工具（各 1 個以上）移動するガス量

消火能力

備付個数

赤旗

ロープ

1,000kg を超える

B-10 以上

2 個以上

赤旗合図灯又は懐中電灯

漏洩検知剤

1,000kg 以下

B-10 以上

1 個以上

メガホン

車両止め (2 個以上 )150kg 以下

B-3 以上

2 個以上

容器バルブグランドスパナ又は、モンキースパナ

皮手袋【回収ボンベ貯蔵の注意事項】
太字が R32, R1234yf 等（特定不活性ガス）の回収ボンベ貯蔵の際に特に必要な代表的な注
意事項となります。
・空容器と実入り容器は、区別して置く。
・特定不活性ガスの回収ボンベは区分して置くこと。
・容器置場には計量器等、必要なもの以外置かないこと。
・特定不活性ガスの容器置場の周囲２ｍ以内では火気の使用を禁じ、引火性、発火性の物を置かないこと。
・回収ボンベは常に 40 ℃以下に保つこと。
・回収ボンベには、転落、転倒等による衝撃を及びバルブの損傷を防止する措置を講じ、かつ粗暴な取り扱いを5

しないこと。

ECOcycle AURORAⅡ
製品の構成
各部の名称
回収・再生装置には、法律上必要なラベルや安全上の注意ラベルが貼付してあります。

製品の構成

ラベルがはがれたり、汚れて見づらくなった場合には、弊社へご請求ください。
ラベルは必ず同じ場所に貼付してください。

吸引圧力ゲージ

吐出圧力ゲージ

高圧警告ランプ
オイル満液ランプ
フロン満液ランプブレーカ
V2 切替バルブ

電源スイッチV3 吐出バルブ
V1 吸引バルブ

運転切替スイッチ

アワーメータ( リセット不可 )づく第139号に基

通商産業省告示

己認証製

製

造

様

目

項

源

電

回収＆再生

対応冷媒

回収のみ

過充てん防止機構
能 力
回 収
質 量
製 品
式
の 型
容 器

（50/60Hz）587/622W
・42A（50/60Hz）8.9/6.0A
（低圧側）
・3MPa
（高圧側）
3MPa
5MPa
質量計量式
フロート式、
B 8629）（JIS
90g ／分

R22 ガス

60kg
（FC3）
着脱式

合の連絡先)

常が発生した場名

アサダ株式会社

田西町

3-60

名古屋市北区上飯〒462-8551
911-7165（052）

所（容器則適合容器）

耐圧分類FC3型、称又は型式型・120L
ムホース
電話番号
及び付属品の名 型・24L 型・40L
型・21L
ルドゲージ及びゴ ニット型・12Lとの出来る容器
着脱式 6La以上のマニホース、クーリングユ
共に使用するこ器
耐圧性能4.5MP
容a以上のゴムホー

耐圧性能4.5MP

高圧ガ

ガス入口側
側
液出口

特

定

仕様ラベル
ドライフィルタ

フィルタ

オイルセパレータ
オイル排出口

取入口

くご使用下さい。

ご使用の前に「取

告

ります。
警
。
。
れがあります。
を行ってください や感電の原因になの原因になります、ケガや感電の恐●必ずアース接続 場合は、重大事故。感電や漏電事故部や充電部がありアースが不完全な。
。
さないでくださいでください。回転
しないでください す。
の危険があります●雨や水等で濡ら状態で運転しない
したり、置いたり する恐れがありま
うな時は、窒息等 意ください。
●カバーを外した上になる所で使用 さい。機器が破損許容値を超えるよ きませんのでご注●温度が35℃以 に温めないでくだ
合、滞留し濃度が 外は法的に使用でまた、35℃以上
ーボンが漏れた場FC3です。それ以●万一フルオロカきる回収容器は、ないでください。
●本装置に使用でた部屋等で使用し注 意
してください。 い部屋や密閉されさい。
ないか、日常点検ださい。換気の悪いようにしてくだ●変形・腐食等がころで使用してく。
液封状態にならな
着用してください●風通しの良いとの内部で、冷媒が鏡、革手袋等)を後、●機器、ホース等、保護具(安全眼でください。
を「OFF」にした●作業を行う際はろでは使用しない
必ず電源スイッチ●火気のあるとこならない場合は、 ください。
●長時間ご使用に セントから抜いて。
電源プラグをコン
事項
しないでくださいください。
回収時の注意●粗暴な取扱いをださい。
近で使用しないでス（R32）のい。
1 個以上設置してく
特定不活性ガ
堆積した場所の付所に設けてくださ
以上の粉末消化器
は、引火性の物を力単位 B-3
検知警報設備を適●発火性の物またする場所には、能ときは、ガス漏洩●回収装置を使用を 120L ボンベに回収する●特定不活性ガス

ス取 扱
活

性

装置

ガ

ス取 扱

不

高圧ガ

フレアメス
ジョイント
サイトグラス

Ser.No.

品

お読みの上、正し扱説明書」をよく

R410B、
R12、 R402A、
R410A、
mm
R401B、R407E、（高さ）
R901JA
×976
R407D、R900JA、
（奥行）
×562
（幅）
R509A、
538
750W

緊急連絡先(異輸入者・称住意
取扱い上の注様
仕R508A
50/60Hz
R507A、
AC100VR410A、
単相
R401A、
R404、
R134a、R407C、R134a、
R218、
R502、
R407B、 R507A、
R125、
R500、
R32、
R115、
R407A、 R422D、
R22、
R502、 R404A、 R422A、
R12、
R500、 R403B、
R32、
R410JA、
R22、
R402B、

寸 法
外 形（圧縮機用）
電動機出力
電 力
消 費
流
始動電
運転／
験圧力
気密試
類
耐圧分
装置の

吐出口

適合性自

ION)
CORPORATオーロラⅡ(ASADA
エコサイクルアサダ株式会社
再生装置
ン回収・
フルオロカーボ

者

装置の名称
仕

満液バイパススイッチ

ス装置

SS0525

電源コード
セーフティケーブル

集塵装置
オイル排出口6エコサイクル オーロラⅡ
仕

様
品

名

製品の構成

コード No.

エコサイクル オーロラⅡ
AR022A

回収可能な代表冷媒
R22,R32,R134a,R404A,R407C,R410A,R1234yf など
回収可能な
フルオロカーボンの種類

その他の回収可能な冷媒はこちら↓
アサダ株式会社

httpsᾉ//www.asada.co.jp/support/faq/74.html（一財）日本冷媒・環境保全機構

httpsᾉ//www.jreco.or.jp/rrc/jikoninsyo.pdf

回収方式

R12、R22、R32、R500、R502、R134a、R404A、R410A、R507A、R509A、R1234yf
液回収方式（ガス回収も可能）

再生方式

帯電分離再生方式

電100V（50 ／ 60Hz）15A 以上を推奨

再生冷媒

源

コンプレッサ

750W（1HP） オイルレス式

大きさ（L × W × H）

製品 ： 562 × 538 × 976mm

質

量

消費電力

梱包 ： 760 × 623 × 1,198mm

製品 ： 60kg                              梱包 ： 92kg
587/622W (50/60Hz)

運転電流・始動電流8.9/6.0A (50/60Hz) ・ 42A

使用温度範囲対応ボンベ（過充填防止方式別）

5 ～ 35℃
フロート検知式◆フロートセンサー式ボンベ（6L・12L・24L・40L・120L）
質量計量式◆過充填防止付デジタルスケール使用一般ボンベ（12L・21L・24L・120L）

回収・再生速度

R22

R410A

R32

R134a

液（g ／分）

220

220

100

100

ガス（g ／分）

90

90

90

90

R32

R134a

※ 仕様は、予告なく変更することがありますのであらかじめご了承願います。
※ 回収能力の数値は、回収時の諸条件によって数値がことなることがあります。
再生能力

R22

R410A

水分（ppm）

～5

～7

～7

～7

酸分（ppm）

～ 0.1

～ 0.1

～ 0.1

～ 0.1

蒸発残分（％）～ 0.005～ 0.005～ 0.005～ 0.005

不凝縮ガス（％）

～ 0.5

～ 0.5

～ 0.5

～ 0.5

※再生能力は冷媒の汚染状況によって結果が大きく異なる場合があります。

標準付属品
品 名
1/4" ボールバルブ付チャージングホース
プラスⅡ（赤）152cm
フィルタ
フィルタコア組

7

コード No.
Y29660品 名1/4" ボールバルブ付チャージングホース

コード No.
Y29260

TF011

プラスⅡ（青）152cm
サイトグラス

ES603

AR179

フレアメスジョイント

BF0020

取扱説明書

IM0343A

工具袋

86090

操作マニュアルIM0344A

AR199

耐圧気密試験成績書

AR230A

マシンカバー
AR 水分吸着剤 (AR179 に充填済み )AR222

ECOcycle AURORAⅡ
別販売品（回収ボンベ）
品

名

容量

ポート

コード No.

6L

TF040
1/4" フレア

12L
フロン回収・再生用
ボンベ（フロートセンサー付き）

24L
40L

120L

TF090

品

名

容量

一般フロン回収・再生
用ボンベ

24L
120L

ポート
1/4" フレア

コード No.
TF080
TF070

TF056

（フロートセンサー無し）※ ボンベには冷媒名が表示してありません。ご使用の際は、白マーカーペン等で必ず冷媒名を表示してください。詳細は P19 をご参照ください。

1/4" フレア

TF057

3/8" フレア

TF128

1/4" フレア

TF130

3/8" フレア

TF131

1/4" フレア

TF110

3/8" フレア

TF129

1/2" フレア

TF097

3/4" フレア

TF098

製品の構成

1L

※ 一般回収ボンベ（フロートセンサー無し）のを使用する場合には、必ず過充填防止付デジタルスケールを併用する必要があります。
※ 回収ボンベは FC3 類容器（耐圧試験圧力 5.0MPa）です。他の耐圧試験圧力容器は、絶対に使用しないでください。

別販売品（その他の空調工具）品

名AR 水分吸着剤（パック）チャージファースタ A

コード No.
AR222
WA6625A

フィルタ

TF011

クーリングユニット CL3

ES801

用途説明
フィルタコア内部の水分吸着剤の詰替え用です。
R134a 及び R12、R1234yf を回収・再生する場合に使用します。
常時取入口に接続して使用（標準付属品）するほか、R134a
及び R12、R1234yf を回収・再生する場合にも使用（別販売品）します。
回収装置と併用することにより、夏場や大量の高圧フロン回収作業の効率がアップします。

使用する周辺機器に関しての注意事項① フロン回収ボンベは、必ず弊社製品もしくは弊社が認めた製品を使用してください。フロン回収作業は、法により規制されている行為ですので、弊社が認めていない回収ボンベを使用すると、大変危険であるばかりではなく法の適用除外を受けられなくなります。
② 当社以外の周辺機器 ( マニホールド，チャージングホース，クーリングユニット，オイルセ

パレータ等 ) を使用する場合は、必ず 使用可能圧力が３. ０MPa 以上もしくは、 耐圧性能が４. ５MPa 以上の機器を使用してください。

③ 回収装置周辺機器は、必ず回収装置メーカのものを使用してください。自作等

による機器を使用すると、所定の安全が確保できない可能性があり危険です。

④ 各機器への接続や操作に関しては、必ず各取扱説明書の内容に従ってください。
取扱説明書に記載以外の接続や操作を行うと、所定の性能が出ないだけでなく危険です。

⑤ 本製品には、AR 水分吸着剤の交換時期を把握するための「アワーメータ」を装備していますので、交換時期の把握以外にも、お客様での各種管理用としてもご使用ください。

8

エコサイクル オーロラⅡ
使用方法
ご使用前に
1）装置内の窒素ガス排出装置は輸送中の故障防止のために、窒素が封入されています。
① 装置を正しい電源に接続してください。
② 取入口・吐出口のキャップを【外す】
V1・V3バルブ

③ V1 吸引バルブ、V3 吐出バルブを【開】

使用方法

開

3

④ 窒素ガスが排出され、装置内は大気圧になります。

取入口・吐出口

2

キャップ
外す

2）ボンベの真空引き注意◆ 新品のボンベには、窒素が封入されています。
ガスバルブを開けて窒素を放出後、真空引きをしてください。
◆ フロンが入ったボンベは、絶対に真空引きをしないでください。
フロンが大気中に放出されると共に、真空ポンプ内の潤滑油が真空ポンプ外に噴出します。
真空ポンプ（別販売品）を使用して真空引きをします。
① 真空ポンプの吸気口とボンベのガスバルブをホース
で【接続】

液

ガス

吸気口

② 真空ポンプの電源スイッチを【ON】③ ボンベの液バルブを閉、ガスバルブを【開】④ 真空度が－ 0.095 ～ 0.1MPa に達したら、ボンベのガスバルブを【閉】

ボンベ⑤ 真空ポンプの電源スイッチを【OFF】⑥ 真空ポンプとボンベのガスバルブに接続されているホースを【外す】

3）取扱上の注意事項① 気温が 10℃以下のときに運転する場合には暖機運転が必要になります。
P17 の方法に従って暖機運転を行ってください。
② 取入口のポートには必ず付属のフィルタを取付けて使用してください。
③ 以下の状態の冷媒を回収しないでください：
・ 焼損したコンプレッサの系統に充填された冷媒。
・ 他の種類の冷媒と混合する恐れのある冷媒。
・ 漏れ防止剤を含む冷媒。

9

真空ポンプ

ECOcycle AURORAⅡ
回収・再生作業
1）ホース、コード類の接続
低圧側

閉

高圧側

閉

液バルブ ガスバルブ

閉

閉

セーフティケーブル

低圧側

閉

液側

高圧側

閉

被回収機器

使用方法

サイトグラスフィルタ

高圧側

マニホールド（別販売品）

エコサイクル オーロラⅡ

フロートセンサー付
回収ボンベ① ホースを上図のように【接続】注意◆ ボンベにフロートスイッチが付いていない一般のボンベを使用する場合は、必ず過充填防止装置付き
  のデジタルスケールを使用してください。
② セーフティケーブルをボンベの接続コネクタか、過充填防止装置付デジタルスケールの接続コネクタに【接続】注意◆ セーフティケーブルを接続しないと、本機は始動しません。

③ 本機の取入口側に、付属のフィルタ（コード No.TF011）を【取付】

注意◆ 取付け方向に注意してください。
◆ 取入口の継手を固定しながら取付けてください。
◆ AR 水分吸着剤の交換時

または、詰まったときに交換してください。

④ 本機背面にある蓋を外し、フィルタコアを【取付】（P21 のイラスト参考）

注意◆ 取付作業につきましてはドライフィルタの品質を損なわない為にできるだけ素早く行ってください。

⑤ R134a 及び R12、R1234yf の回収・再生作業を行う場合は、マニホールドにチャージファースタ A（別販売品：
コード No.WA6625A）とフィルタ（別販売品：コード No.TF011）を【取付】

10エコサイクル オーロラⅡ2）本機およびホース内のエアの排出

低圧側

高圧側

閉

閉

V1バルブ

6 ON

2 開

9 OFF

V2バルブ
セルフ
2 クリーニング

V3バルブ

2 開

セルフ
7 クリーニング

1 開

使用方法

5 連続
液バルブ
低圧側

閉

閉

ボールバルブ

4 開

ガスバルブ

ボールバルブ

4 開

高圧側

閉

被回収機器

ホース

3 外す
マニホールド（別販売品）

8 接続
エコサイクル オーロラⅡ① マニホールドの高圧側バルブを【開】② V1 取入口バルブを【開】
V2 切替バルブを【セルフクリーニング】
V3 吐出口バルブを【開】③ ボンベの液側に接続したホースを一旦【外す】※ ホースをしっかりと握ってください。
④ ホースのボールバルブを【開】⑤ 運転切替スイッチを【連続】⑥ 電源スイッチを【ON】⑦ 十分にエアを排出したら、V1 取入口バルブを【セルフクリーニング】⑧ 吸引圧力ゲージが真空に達したら、一旦外したホースをボンベの液側に【接続】⑨ 電源スイッチを【OFF】

11

閉

しっかりと
握る
フロートセンサー付
回収ボンベ

ECOcycle AURORAⅡ
3）回収・再生作業注意◆ 気温が 10℃以下のときに運転する場合には、暖機運転を行ってください。
詳細は、本書「P17 暖機運転」を参照してください。
◆ R134a 及び R12、R1234yf の回収・再生作業を行う場合には、取入口側にチャージファースタ A（別使用方法

販売品：コード No.WA6625A）を取り付け、暖機運転を行ってください。
詳細は、本書「P13 R134a 及び R12、R1234yf の回収・再生方法」を参照してください。
低圧側

閉

高圧側

開

3 ON

8 閉

7 OFF

V1

V2

開

回収

V3

開

2 自動停止ボールバルブ

液バルブ

閉

低圧側

閉

高圧側

開

開

4 ゆっくりと

開

6

ガスバルブ

閉

ボールバルブ

開

閉

8 閉
被回収機器

マニホールド（別販売品）

エコサイクル オーロラⅡ

フロートセンサー付
回収ボンベ① 上図のようにセットしてください。
② 運転切替えスイッチを【自動停止】※ 自動停止の場合、吸入側の圧力が大気圧より高くないと、本機は始動しません。
③ 電源スイッチを【ON】④ 吸入ホースのボールバルブをゆっくりと【開】⑤ 吸引圧力が、－ 0.03MPa で本機は自動停止します。
⑥ 吸入ホースのボールバルブを【閉】⑦ 電源スイッチを【OFF】⑧ 被回収機器とマニホールドの高圧側バルブを【閉】
回収・再生終了について・・・

フロンの種類
充填量 所定の圧力
一旦、回収終了後 5 ～ 10 分そのまま放置して、 R12、R22、R32、R500、R502、R115
2kg
0MPa
冷凍機油に溶け込んだフロンの蒸発を待って R125、R218、R134a、R401A、R401B
未満
R402A、R402B、R403B、R404A、R407Aください。
R407B、R407C、R407D、R407E、R410A
所定の圧力より圧力が上昇した場合は、再度 R410B、R422A、R422D、R507A、R509A
2kg－ 0.01MPa
R1234yf、その他、不活性冷媒および特定不活以上回収を実施してください。
性冷媒12

エコサイクル オーロラⅡ

R134a 及び R12、R1234yf の回収・再生方法● R134a や R12、R1234yf を回収・再生するときには、以下の方法で回収をおこなってください。

■ チャージファースタ SF（別販売品）を使用● マニホールドのセンサーポートにチャージファースタ SF、高圧ポートにフィルタを取付けてください。

使用方法

    (A) コード No. WA6625A

チャージファースタ A

1個

    (B) コード No. TF011

フィルタ

1個

■ 暖機運転● 気温に関わらず、暖機運転を行ってください。
低圧側

閉

高圧側

開

3 ON

フィルタ
（標準付属品）

V1バルブ

開

V2バルブ

回収

V3バルブ

閉

5 開
チャージファースタSF（別販売品）

2 自動停止ボールバルブ

閉

低圧側

閉

高圧側

4 0.2MPa

維持

液バルブ

開

フィルタ
（別販売品）

被回収機器

開

開

マニホールド（別販売品）

閉

ボールバルブ6 ゆっくりと開ガスバルブ

エコサイクル オーロラⅡ

フロートセンサー付
回収ボンベ① P11「2）本機及びホース内のエアの排出」を行った後、上図の様にセットしてください。
② 運転切替スイッチを【自動停止】③ 電源スイッチを【ON】④ 吸入ホースのボールバルブを開きながら、吸引圧力が 0.2MPa 付近になるように調整し、5 分～ 7 分程度運転してください。
（R134a、R12、R1234yf の場合、吐出圧力が 1.0MPa になるまで）⑤ 5 ～ 7 分程度運転したら、V3 吐出バルブを【開】⑥ 途中まで開いた吸入ホースのボールバルブをゆっくりと 20 秒ほどかけて【徐々に開く】⑦ 以降は通常の回収・再生作業を行ってください。
注意 (1) R134a、R12、R1234yf を再生する場合、できるだけ 10℃以上の環境で実施してください。
注意 (2) R134a、R12、R1234yf は沸点が高く、R410A よりもガス化しにくいため低温環境での作業は、
  極力避けてください。
注意 (3) ウォームアップ後の R134a、R12、R1234yf の通常再生処理を行った場合に、オイル満液ランプが点  灯して停止した場合は、吸引圧を 0.2MPa 以下にして、冷媒が溜まらないようにしてください。

13

注意 (4) 再生中、マニホールドに接続されているフィルタの表面に着霜して停止した場合は、フィルタを交換し  て再生を再開します。

ECOcycle AURORAⅡ

R410A、R32 やフロンの圧力が高い場合の回収・再生方法● R410A、R32 や高温化で高圧になったフロンを回収するときには、以下の方法で回収を行ってください。

注意◆ 回収作業時、ボンベの温度が異常に上昇する場合は、ボンベ内に凝縮できない物質（空気）が存在している可能性があります。
◆ 空気の抜き方は、本書「P18 不凝縮ガス（空気など）をパージする方法」を参照してください。

使用方法

その場合は、空気を抜くかボンベを交換してください。

■ クーリングユニット（別販売品）の使用● クーリングユニット（フロン冷却装置／コード No.ES801）を使用して、高圧になったフロンの温度を下げて回収します。
回収冷媒温度を約 5 ～ 10℃下げることが可能です。
詳細な使用方法は、クーリングユニットに付属の取扱説明書を参照してください。

■ 予備のボンベの交換● 真空引きされた予備のボンベを使用してください。
● ボンベが満液になっていなくても、ボンベ内の圧力が高い場合（「高圧警告ランプ」が点灯して停止する場合）は予備のボンベに交換してください。
● 高圧スイッチは 2.9MPa で作動し、2.4MPa で戻ります。
● ボンベ交換後、吐出ホースのボールバルブ、ボンベ液バルブを開くと、「高圧警告ランプ」が消灯し、高圧スイッ
チがリセットされますので、自動で再起動します。

14

エコサイクル オーロラⅡ4）フロン排出（セルフクリーニング）作業注意◆ セルフクリーニング時の吸引圧力は、0.2PMa 以下に調整すること。
コンプレッサの損傷の原因となります。

使用方法

V1バルブ V2バルブ
セルフ
クリーニング

4 ON
低圧側

閉

高圧側

8 OFF

2 開

5 0.2MPa
セルフ

7 閉

クリーニング

閉

V3バルブ

閉

3 自動停止液バルブ
低圧側開

ボールバルブ

閉

閉

6 閉

ガスバルブ

閉

ボールバルブ

開

高圧側

閉

被回収機器

7 閉
マニホールド（別販売品）

エコサイクル オーロラⅡ

フロートセンサー付
回収ボンベ① 上図のようにセットしてください。
② V2 切替バルブを【セルフクリーニング】※ 運転中に V2 切替バルブを操作しないでください。
運転中に切替えると、吐出圧力ゲージを損傷する恐れがあります。
③ 運転切替えスイッチを【自動停止】※ 自動停止の場合、吸入側の圧力が大気圧より高くないと、本機は始動しません。
④ 電源スイッチを【ON】⑤ V1 取入口バルブを吸引圧力を 0.2MPa 以下に調整しながら【セルフクリーニング】⑥ 本機が自動停止したら、回収ボンベの液バルブを【閉】⑦ V3 吐出口バルブを【閉】
吐出側のボールバルブを【閉】⑧ 電源スイッチを【OFF】⑨ ホースの接続を【外す】※ 吐出側には、少量のガス状冷媒が残っています。
真空引きされたボンベを使用して、本機及びホース内のフロンを回収してください。

注意◆ 作業時は、必ず保護メガネ・保護手袋を着用してください。

15

フロンが目に入ったり皮膚に触れると、凍傷になったり失明する恐れがあります。

ECOcycle AURORAⅡ
オイルの排出方法（オイルセパレータ）
オイル満液ランプが点灯した場合（①～⑧）又は 1 日の作業の終了時（⑤～⑧）などに実施してください。
① 吸入ホースのボールバルブを【閉】② 電源スイッチを自動停止にした状態で・・・
満液バイパ
ススイッチ

本機背面のハンドル右下にある、満液バイパススイッ
チを押し、本機を始動させてください。
く
9号に基づ

告示第13
通商産業省

製

仕

様

目

項

源

電

回収＆再生

対応冷媒

回収のみ
寸

法

外 形
（圧縮機用）
電動機出力
電 力
消 費
流
始動電
運転／
験圧力
気密試
類
耐圧分
装置の
機構
過充てん防止
能 力
回 収
質 量
製 品
式
の 型
容 器

③ 吸引圧力が－ 0.03MPa に達すると、本機は自動停止
します。

60kg
着脱式（FC3）

社
アサダ株式会
3-60
上飯田西町
1 名古屋市北区〒462-855
911-7165
（052）

の連絡先)

所

容

器）

（容器則適合容
FC3
式
耐圧分類
型、
名称又は型
型・120L
ムホース
型・40L
び付属品の
型・24L
ゲージ及びゴ
来る容器及
型・21L
ニット
マニホールド
6L 型・12L
ることの出
着脱式
クーリングユ

電話番号

共に使用す

「取扱説明書

質量計量式
フロート式、
B 8629）（JIS
90g ／分

R22 ガス

生した場合

名
住

注意
取扱い上の

様
仕
R508A
50/60Hz
R507A、
AC100VR410A、
単相
R401A、
R404、
R134a、R407C、R134a、
R218、
R502、
R407B、 R507A、
R125、
R500、
R32、
R115、
R407A、 R422D、
R22、
R502、 R404A、 R422A、
R12、
R500、 R403B、
R32、
R410JA、
R22、
R402B、
R410B、
R12、
R402A、R410A、
mm
R401B、R407E、（高さ）
R901JA
×976
R407D、（奥行）
R900JA、×562（幅）R509A、
538
750W
z）（50/60H
587/622W
・42A
z）（50/60H
8.9/6.0A
（低圧側）
・3MPa
（高圧側）
3MPa
5MPa

(異常が発
緊急連絡先
輸入者・
称

器

MPa以上の
ゴムホース、耐圧性能4.5
MPa以上の耐圧性能4.5

高 圧ガ

ガス入口側
側
液出口

特

くご使用下さみの上、正し」をよくお読い。

ご使用の前に

ります。
警 告
あります。
ます。
ください。
電の原因にな
感電の恐れがの原因になり接続を行って 重大事故や感あり、ケガや
電や漏電事故●必ずアース 全な場合は、部や充電部がください。感
アースが不完。
さい。
ださい。回転濡らさないで
険がありますしないでくだ ります。
転しないでく●雨や水等で、窒息等の危り、置いたり する恐れがあした状態で運ください。
るような時は所で使用した 。機器が破損●カバーを外んのでご注意
許容値を超え℃以上になる いでください
使用できませ
滞留し濃度が●温度が35 以上に温めな以外は法的に漏れた場合、
また、35℃
3です。それロカーボンが容器は、FC●万一フルオ
用できる回収でください。
●本装置に使で使用しないされた部屋等ください。
注 意
い部屋や密閉日常点検してください。
い。換気の悪等がないか、
いようにして用してくださ●変形・腐食さい。
状態にならな
いところで使着用してくだ、冷媒が液封●風通しの良革手袋等)をス等の内部で(安全眼鏡、●機器、ホー
した後、ださい。
際は、保護具を「OFF」に用しないでく
●作業を行う電源スイッチ
ところでは使場合は、必ず さい。
●火気のある
用にならない ら抜いてくだ●長時間ご使 コンセントかください。
電源プラグを項。
いをしないで時の注意事
いでください●粗暴な取扱
2）の回収てください。
近で使用しなガス（R3ださい。
個以上設置しした場所の付化器 1
特定不活性所に設けてく性の物を堆積以上の粉末消警報設備を適
位 B-3
または、引火ガス漏洩検知には、能力単●発火性の物するときは、
使用する場所
ボンベに回収●回収装置を
120L
ガスを●特定不活性

ス取 扱
性

装 置

ガ

ス

扱 装
ガス取

定

高 圧

Ser.No.

証製品

自己認
適合性

ATION)DA CORPOR
ル オーロラⅡ
会社(ASA
エコサイク
アサダ株式
・再生装置
ーボン回収
フルオロカ

造 者

装置の名称

不

活

使用方法

※ スイッチは手をはなすと戻りますので、押し続けたま
まにしてください。

置

SS0525④ 電源スイッチ【OFF】⑤ 吸入ホースのボールバルブを開きながら、吸引側圧力ゲージが 0.1 ～ 0.2MPa になるように圧力調整してください。

オイルセパレータ
オイル排出口⑥ 本機背面のオイル排出口のキャップを【外す】⑦ バルブをゆっくりと開き、オイルを他の容器などに排出してください。
※ 満液の場合、約 2L のオイルが溜まっています。
⑧ オイルの排出が終わったらバルブを【閉】
オイル排出口のキャップを【閉】

オイルの排出方法（集塵装置）
運転およそ 100 時間又は月に一回程度、集塵装置内にオイルなど不純物が溜まってないか確認してください。
確認作業はオイルセパレータのオイル排出作業と同時に行うと効率が良いです。
① 吸引ホースのボールバルブを開きながら、吸引側圧力ゲージが 0.1 ～ 0.2MPa になるように圧力調整してください。
② オイル排出口のキャップを【外す】③ バルブをゆっくりと開き、オイルを他の容器などに排出してください。
④ オイルの排出が終わったらバルブを【閉】
オイル排出口のキャップを【閉】

集塵装置
オイル排出口16エコサイクル オーロラⅡ
暖機運転
気温が 10℃以下のときに運転する場合には、オイルセパレータの熱交換の効率が下がるために暖機運転が必要になります。以下の方法に従って暖機運転を行ってください。

低圧側

閉

高圧側

V1バルブ

3 ON

開

開

V2バルブ

回収

V3バルブ

閉

5 開

使用方法

2 自動停止ボールバルブ

閉

低圧側

閉

高圧側

液バルブ

開

4 0.2MPa

維持

ガスバルブ

閉

ボールバルブ6 ゆっくりと

開

開

開

被回収機器

マニホールド（別販売品）

エコサイクル オーロラⅡ

フロートセンサー付
回収ボンベ① P11「2）本機およびホース内のエアの排出」を行った後、上図の様にセットしてください。
② 運転切替スイッチを【自動停止】③ 電源スイッチを【ON】④ 吸入ホースのボールバルブを開きながら、吸引圧力が 0.2MPa 付近になるように調整し、３分～５分程度運転してください。
（R22 の場合、吐出圧力が 1.5MPa になるまで）⑤ ３分～５分程度運転したら、V3 吐出バルブを【開】⑥ 途中まで開いた吸入ホースのボールバルブをゆっくりと 20 秒ほどかけて【徐々に開く】⑦ 以後は、通常の回収・再生作業を行ってください。

17

ECOcycle AURORAⅡ
不凝縮ガス（空気など）をパージする方法
ボンベ内の圧力 ･ 温度を安定させるため、約 2 時間以上放置してください。
① ボンベの表面温度を測定してください。

低圧側

閉② ボンベの液側とマニホールドの高圧側をホースで接続してください。

高圧側

閉③ 飽和温度 / 飽和圧力表を参考にして、飽和圧力を決定してください。
（表 1）

液

ガス

使用方法

④ 表の圧力とボンベの圧力を比較してください。
⑤ ボンベの圧力が表の圧力より 0.0345MPa 以上高けれ
ば、ガスバルブを開けて 15 秒間パージをしてください。
⑥ 3 分まってから、もう一度比較をしてください。
⑦ ボンベの圧力が、飽和圧力± 0.0345MPa 以内となるまでパージを繰り返してください。
表1

飽和温度と飽和圧力表（圧力はゲージ圧力）

温度（℃）

飽和圧力（MPa）
R22

R410A

R134a

－ 10

0.25340.4776

0.0998－80.27910.51850.1161－60.30630.5616－4

0.33490.6069－20.3650

温度（℃）

飽和圧力（MPa）
R22

R410A

R134a

26

0.9714

1.60800.584628

1.03011.70000.62600.133530

1.09111.79600.66930.151932

1.1544

1.89500.71450.65450.171434

1.2203

1.99800.761600.39960.70440.192036

1.28862.10500.810820.42980.75690.213838

1.3596

2.21600.8621

40.46470.81190.236940

1.43312.33200.915560.50120.86950.261242

1.50932.45100.97108

0.53950.93000.286844

1.58832.57501.0289100.5796

0.99300.313846

1.67022.70301.089012

0.6216

1.05900.342248

1.75492.83601.1515140.6654

1.12800.372150

1.84252.97401.216416

0.71121.20000.403552

1.9332

3.11601.2838180.75901.27500.436454

2.02693.26311.3538200.80891.35300.470956

2.12383.41501.4265220.86091.43500.507158

2.22403.57201.501824

0.91501.52000.544960

2.32753.73501.579918

エコサイクル オーロラⅡ
ボンベについて所有者の表示① 購入したボンベには、弊社の登録番号 (H273) が刻印されていますが、

H273 を等で打刻し新しい登録番号を打刻

容器所有者をご購入者に必ず変更してください。
② 法令により所有者は、氏名または、名称・住所・電話番号（以下「氏名等」という ) を
遅滞なく変更しなければなりません。
( 高圧ガス保安法第 46 条・容器保安規則第 10 条 1 項三号による。)③ 下記の方法にて表示してください。
・ 登録番号 (H273) を

H273
新登録番号

等で打刻して抹消します。

・ 容器の外面に容器所有者の氏名等を明示します。
・ または、高圧ガス保安協会に氏名等を登録し、高圧ガス保安協会から付与された記号及び番号 ( 登録番号 ) を容器の厚肉部に打刻します。
※ なお、詳細は各地区の高圧ガス保安協会にお問合せください。（P19 参照）

ボンベについて期

限● 弊社容器は内容量が 500L 以下の溶接容器で、下記の期限毎に再検査が必要です。
平成 10 年 4 月 1 日以降に製造された容器。
20 年未満 ： 5 年毎        20 年以上 ： 2 年毎 ( 高圧ガス保安法第 48 号 1 項五号・容器保安規則第 24 条）

冷媒名の表示● ボンベには冷媒名が表示してありません。
ご使用の際は、案単に文字が消えないよう白マーカーペン等で必ず冷媒名を5cm

  表示してください。

フロン-22※ 冷媒名の表示なしでの使用は、違法となります。

2 5cm

容器所有者登録申請等のお問合せ先● 容器所有者登録申請等 フロン回収用ボンベに関しては、高圧ガス保安協会および、各支部にお問合せください。

過充填の危険性● フロンは、高圧ガスでありその使用方法や管理方法を誤ると重大な事故につながりますので、以下に回収作業に        使用するボンベおよび、回収冷媒の注意事項等を記載しました。
本内容は、社団法人 日本冷凍空調工業会様が発行している『冷媒回収技術』より引用いたしました。

1）容器内のフロン温度と圧力の関係
4.0

フロンを容器に閉じ込めると、周囲の温度によってその圧力は変化します。

温度が高くなる液の一部が蒸気

R12

圧力が上昇

3.5

蒸気が一部液化

圧力が低下

この時、液面は液化での液面上昇と比容積減少での液面低下が同時に起こりバランス
します。
右のグラフは、フロンの種別ごとの圧力 ( 飽和圧力 ) と温度 ( 飽和温度 ) の関係を示しています。この飽和圧力・飽和温度の関係は容器内に液と蒸気がともに存在しているときの関係ですが、容器内はほとんどこの状態であり、現場で使用できる便利なグラフです。容器内に液のみが充満して蒸気部分が全くなくなると、わずかな温度上昇でも圧力は極端に上昇します。

19

これを液封と称し絶対に避けなくてはいけない現象です。

飽和液圧力（MPa）（ゲージ圧力）温度が低くなる

R502
R22

この時、液面は蒸発での液面低下と比容積増加での液面上昇が同時に起こりバランス
します。

各種冷媒の飽和温度と飽和圧力

3.0
2.5

R134a
R407C
R410A
R404A
R507A

2.0
1.5
1.0
0.5
0
-0.1

-30 -20 -10 0

10 20 30 40 50 60

飽和液温度（℃）

ECOcycle AURORAⅡ
2）各種フロンの温度と比容積に関係

R12

フロンの種類によって液の比容積が異なるとともに、温度上昇による液膨張

また、回収時のオイルが容器内に残っている
場合には、さらに質量に対する容積が大きく

R410A
R404A
R507A

1.0

熱

0.9

R22
60℃で圧力 飽和蒸気
2.33MPa要です。

R12
30℃で圧力0.65MPa

0.8

R22
30℃で圧力 飽和蒸気
1.09MPa
飽和液

飽和液

0.7

0.6

-30 -20 -10 0

10 20 30 40 50 60
温度（℃）※注意 この図では、説明のため60℃になっていますが、法で40℃以下となっています。

ボンベについてなり、液封が発生しやすくなるため注意が必R1260℃で圧力1.45MPa日射に大きいため注意してください。

比容積（L/kg）

容器内のフロン温度と圧力

R134a・R22 と比べ比容積と膨張率が非常

R407C

1.1

各種フロンの温度と液比容積の関係表とグラフを記載しましたが、HFC 混合が大きいため注意が必要です。

R22
R134a

ることになり、液封が起こりやすくなるため注意が必要です。
冷媒の比容積は CFC・HCFC と比べて大きく、かつ温度上昇による液膨張率

R502

1.2

度も大きく異なるため、容器に閉じ込めた冷媒の質量が同一でも容積が異な

R410A・R404A・R507A は、R12・各種の冷媒温度と比容積1.33）ボンベに内封された液体の体積変化（R12・R410A の場合）
「ドカン」

21L のフロートセンサー付回収用ボンベの充填量は、法により 90% 以下に制限されています。
R12 は、16℃で 25.3kg 充填でき、周囲温度が上昇した場合、52℃で満杯となり、「可溶栓が噴出する前に破裂!!」

52℃ではボンベの可溶栓は吹きませんから、その後は液封破裂となります。
特に、R410A の場合には、この傾向が顕著になり、さらに低い温度で液封が起こります。

注意法では40℃以下で取扱いすることになっています。

R12 の場合は、52℃で液封に達し 58℃で液封破裂しますが、R410A ではさらに低い温度上昇で発生します。(16℃で 90% 充填した場合、36℃で液封に達し 42℃で液封破裂します。)
R12 や R22 などのフロン回収には、法の基準である 90% でも問題ありませんが、R410A などの冷媒では、液封の危険性があります。
したがって､ 充填率は 90% では不十分であり

R12

18.84L

19.57L

20.51L

21L

21.5L

R12

R12

R12

R12

R12

液容積
温度

16℃

30℃

45℃

52℃

58℃

圧力

0.41MPa

0.64MPa

0.98MPa

1.17MPa

1.36MPa

85% 以下の充填率にすることが望まれます。

液充填率

89.7%

93.2%

97.7%

100.0%

102.4%

当社のフロート付ボンベやリミットスケールで冷媒質量25.3kg25.3kg25.3kg25.3kg25.3kgは、これらの冷媒を回収しても液封が起こりに比体積（液） 0.7448L/kg 0.7852L/kg 0.8107L/kg 0.8309L/kg 0.8503L/kg

くい充填率になるように設定されています。
ただし、リミットスケールを使用して充填する
場合は、フロンと一緒にオイル（冷凍機油 ) を回収すると 80% を充填しても液封になる可能性があります。
オイル ( 冷凍機油 ) が含まれると予想される場合には、充填率を低くするか、オイルセパレータ
等で事前にオイル ( 冷凍機油 ) を取り除いて回収するようにしてください。

R410A

18.9L

19.75L

20.13L

21L

21.6L

R410A

R410A

R410A

R410A

R410A

液容積
温度

16℃

26℃

30℃

36℃

42℃

圧力

1.29MPa

1.69MPa

1.88MPa

2.19MPa

2.54MPa102.9%

液充填率

90.0%

94.0%

95.9%

100.0%

冷媒質量20.9kg20.9kg20.9kg20.9kg

比体積（液） 0.9044L/kg 0.9448L/kg 0.9634L/kg 1.005L/kg

20.9kg1.032L/kg

20

エコサイクル オーロラⅡ
保守・点検● 以下の箇所を定期的に点検・清掃し、適時修正または交換を行ってください。

メンテナンス① フロントパネルを清潔な布でふき取り、表示部やゲージのカバーをクリーンに保ってください。
② 空気孔とコンデンサの表面を清潔に保ち、コンデンサに空気がよくあたるようにしてください。

水分吸着剤の交換
ドライフィルタは、装置の裏側に設置してあります。

注意● 交換時期の目安・・・冷媒量： 200 ～ 300kg◆ アワーメータはリセットできません。2 回● アワーメータで交換時期の目安とする場合は、冷媒種によって以下の時間が経過したら交換してください。
R32・R134a・R1234yf
上記以外の冷媒

目以降の目安は、交換時の表示時間に積算した時間で判定してください。

： 約 40 時間： 約 20 時間① 装置の冷媒を抜き、0MPa にしてください。
② ドライフィルタの蓋を開け、中に入っているフィルタ
コアを取出してください。

保守・点検③ 取出したフィルタコアの金属の蓋を開け、「スプリング」「メッシュプレート」「フィルタ」を取出してください。

閉④ 古い水分吸着剤を取出します。
※ フィルタコアの奥底に入っているフィルタは取出す必
要はありません。

開フィルタコア注意◆ 以後の作業につきましてはドライフィル

ドライフィルタ蓋＜フィルタコアの内部構造＞

タの品質を損なわない為にできるだけ素早く行ってください。
◆ ドライフィルタ蓋 ( フィルタコア取付用の蓋 ) は、工具を使用しての過剰な締め付けを絶対にしないでください。

フィルタコア蓋

スプリング
メッシュプレート

フィルタ

水分吸着剤

フィルタ
フィルタ

⑦ 本機に新しいフィルタコアを入れ、スプリングを押さ
えつけながら蓋をしっかりと閉めてください。

メッシュプレート⑥ 取外しと逆の順序で、「フィルタ」「メッシュプレート」「スプリング」をセットし、蓋を閉めます。

メッシュプレート⑤ パッキングされた新しい水分吸着剤（パック）（コード No. AR222）を、全てフィルタコアの中に詰めてください。

⑧ 漏れを点検してください。

注意◆ AR179 AR フィルタコア組に、新しい AR222 水分吸着剤（パック）を交換した際は、フィルタコ
ア内の「メッシュプレート」が水平に正しく取り付けられていることを確認してください。

21◆ 確認方法の詳細は、AR222 水分吸着剤（パック）に同梱されている「AR222 AR 水分吸着剤を入れる際のご注意」を参照してください。

ECOcycle AURORAⅡ
違う冷媒を再生する場合① P16 の「オイルの排出方法」をおこなった後、P21 の「水分吸収剤の交換」を行ってください。

特

高 圧ガ

ス取 扱

オイルセパレータ
オイル排出口② 真空ポンプをオイルセパレータのオイル排出口にホースで接続します。
③ 真空ポンプの電源スイッチを【ON】、オイル排出口のバルブを【開】

吸気口④ 1 時間以上真空引きしたら、オイル排出口のバルブを【閉】、真空ポンプの電源スイッチを【OFF】⑤ 真空ポンプとオイルセパレータのオイル排出口に接続されているホースを【外す】

真空ポンプ

各種点検方法
作業前の日常点検

保守・点検● 以下の要領で定期的に点検・清掃し、必要に応じて修正または交換してください。

● 安全に使用するための周辺機器の点検・交換
    ・ チャージングホースは消耗品です。外観等に異常がなくても、５年を目途に交換してください。

    ・ マニホールド、クーリングユニット、ヘッダーは、必ず作業前に異常や漏れ等の確認をしてください。
① 電源プラグと電源コードに損傷がないことをチェックします。
② 各ホースの外面に傷や亀裂がないか確認してください。
③ ホースのパッキンが摩耗、消耗していないか確認してください。
④ 電源スイッチを ON にして、正常に起動することを確認してください。
⑤ 電源スイッチを OFF にすると、停止することを確認してください。
⑥ 本機背面のコンデンサのアルミフィンに目詰まりがないことを確認してください。

回収機能の点検① 取入口、吐出口のキャップを外してください。
② V1 吸引バルブを [ 開 ] の位置にします。
V2 切替バルブを [ 回収 ] の位置にします。
V3 吐出バルブを [ 開 ] の位置にします。
③ 電源スイッチを「ON」にします。
④ 取入口からの吸引を確認してください。
⑤ 吐出口からの吐出を確認してください。

吐出口
取入口

4 吸い込む5 吐き出す22

エコサイクル オーロラⅡ
セルフクリーニング機能の点検① 取入口、吐出口のキャップを外してください。
② V1 吸引バルブを [ セルフクリーニング ] の位置にします。
V2 切替バルブを [ セルフクリーニング ] の位置にします。
V3 吐出バルブを [ 開 ] の位置にします。

吸引圧力ゲージ

4 0MPa以下③ 電源スイッチを「ON」にします。
④ 吸引圧力が 0 MPa 以下であることを確認します。
⑤ 吐出口から空気が吐出しなくなることを確認してくださ
い。

吐出口

5

吐出がない

高圧スイッチ機能の点検
保守・点検① 取入口、吐出口のキャップを外してください。
② V1 吸引バルブを [ 開 ] の位置にします。

吐出圧力ゲージ

4 2.9MPa

V2 切替バルブを [ 回収 ] の位置にします。
V3 排出バルブを [ 閉 ] 位置に回します。
③ 電源スイッチを「ON」の位置にします。
④ しばらくすると（吐出圧力ゲージ：2.9MPa）、高圧スイッチによって高圧警告ランプが点灯し、自動的に停止します。

高圧警告ランプ

4 点

灯

漏れ検査
① 取入口、吐出口のキャップを外してください。
② V1 吸引バルブを [ 開 ] の位置にします。
V2 切替バルブを [ 回収 ] の位置にします。
V3 排出バルブを [ 閉 ] 位置に回します。

吐出圧力ゲージ

5 圧力低下がない③ 電源スイッチを「ON」の位置にします。
④ しばらくすると（吐出圧力ゲージ：2.9MPa）、高圧スイッチによって高圧警告ランプが点灯し、自動的に停止します。
⑤ この状態を 1 〜 2 分間放置し、吐出圧力ゲージの指示値に大きな圧力低下がないことを確認します。
（圧力バランスによる、わずかな圧力低下は正常です。）

23

高圧警告ランプ

4 点灯ECOcycle AURORAⅡ
修理・サービスを依頼される前に現象起動しない。

起動後すぐに停止
する。

原

因

策

①電源コードが接続されていいない。

①電源コードを接続する。

②セーフティーケーブルの未接続。

②セーフティーケーブルを接続する。

③高圧スイッチが作動している。

③高圧経路の圧力を下げる。

④ブレーカが作動している。

④ブレーカを解除する。

⑤モータの過熱し、サーマルプロテクターが作動している。

⑤モータが冷めるまで待つ。

⑥ボンベが満液状態。

⑥ボンベをを交換する⑦ボンベのフロートセンサのが故障。

⑦弊社／修理工場にて修理⑧モータの焼損。

⑧弊社／修理工場にて修理⑨コンプレッサロック。

⑨弊社／修理工場にて修理⑩配線不良または断線。

⑩弊社／修理工場にて修理⑪高圧スイッチの故障。

⑪弊社／修理工場にて修理⑫低圧スイッチの故障。

⑫弊社／修理工場にて修理①排出側ホースのボールバルブが閉じている。

①ボールバルブを開ける。

②ボンベの液バルブが閉じている。

②ボンベの液バルブを開ける。

③ボンベの内圧が高い。
④電圧降下③ボンベを冷やす。
クーリングユニット CL3 を使用する。
④ 100V の電源に接続する。
延長コードを正しく使用する。
①吸引側ホースを液ポートに接続する。

②フィルタ（TF011）が詰まっている。

②フィルタ（TF011）を清掃または交換する。

③ボンベの内圧が高い。

③ボンベを冷やす。

⑥低圧スイッチが作動している。
⑦コンプレッサのピストンシールトが摩耗している。

④ホースのムシ押しを外す。
⑤システム内の圧力が上がるまで待つ。
⑥取入口を加圧して低圧スイッチを解除する。
運転切り替えスイッチを「連続」に切替える。
⑦弊社／修理工場にて修理⑧コンプレッサの吸入・吐出弁に異常がある。

⑧弊社／修理工場にて修理①モータが異常過熱している。

①モータが冷えるまで待つ。

②ボンベ内の圧力が高く、吸込側と吐出側の圧力差が大きい。

②圧力の均衡させる。

③ブレーカが作動。

③ブレーカを解除する。

④低圧スイッチ作動している。

④吸引側の圧力を大気圧より高くする。

オイル満液ランプが点灯。
R134a 再生中、オ
イル満杯ランプが点灯する。

①オイルセパレータ内のオイルが満液状態である。

① P16 オイルセパレータのオイルの排出を参考にオイルを排出する。

①液状 R134a がオイルセパレータ内に溜まっている。

① P13 R134a 及び R12、R1234yf の回収・再生方法を参考する。

高圧スイッチが作動しない。

①高圧スイッチが故障している。

①弊社／修理工場にて修理②タブ端子が外れている。

②タブ端子を正しく接続する。

①高圧スイッチが故障している。

①弊社／修理工場にて修理①運転切替スイッチが「連続」。

①運転切替スイッチを「自動停止」。

②低圧スイッチが故障している。

②弊社／修理工場にて修理

高圧スイッチが規定圧以下で作動。
低圧スイッチが作動しない。

修理・サービスを依頼される前に①吸引ホースがガスポートに接続されている。

④ホースにムシ押しが付いている。
回復速度が遅い、または回収しない。 ⑤システム内の冷媒が低温凝縮している。

再始動しない。

対24

エコサイクル オーロラⅡ
電気配線図
䜸䜲䝹‶ᾮ
䝞䜲䝟䝇䝇䜲䝑䝏㧗ᅽ㆙࿌䝷䞁䝥䝉䞊䝣䝔䜱䞊䜿䞊䝤䝹

䐧㯮

䐦ⓑ

[1]

䜸䜲䝹䝣䝻䞊䝖
䝇䜲䝑䝏

䐥
㯤

䠄E䠅 ⥳

పᅽ
䝇䜲䝑䝏

䐧
ᶳ

䐬 䜸䜲䝹‶ᾮ 䐭ⓑ 䝷䞁䝥 㯮

䐦
Ⲕ

[3]

䐧
ᶳ

䐦
Ⲕ

㧗ᅽ
䝇䜲䝑䝏

[2]

䐨

䐨
㟷

‶ᾮ
䝷䞁䝥

㟷

㐠㌿ 䐩
ษ᭰
䝇䜲䝑䝏 ㉥

䐨㟷

䐧ᶳ
䐦Ⲕ
䐩㉥

ࢧ࣮࣐ࣝ
ࣉࣟࢸࢡࢱ

ࢫࢱ勖ࢱ勖ࣜࣞ勖䐥㯤䐩㉥䝃䞊䜻䝑䝖䝤䝺䞊䜹䠄䠍䠑㻭㻕& ጞື⏝࢟ࣕࣃࢩࢱ
&㐠㌿⏝࢟ࣕࣃࢩࢱ

䠄L1䠅
⅊ࢥࣥࣉࣞࢵࢧ

C2 C1

㟁※
䝇䜲䝑䝏

䠄L䠅ⓑ
࣮ࣔࢱ࢔࣮ࢫ

䠄E䠅 ⥳

電気配線図

䐤㯮
䐟

䐢

䐤

䐣

䝣䝺䞊䝮䜰䞊䝇

࣮ࣜࣞ

䐥㯤

䠄E䠅 ⥳

䠄N䠅⣸

䐥㯤
࢔࣮࣓࣮࣡ࢱ

ձ

㟁※
䝁䞊䝗

䠄E䠅
⥳

䠄N䠅
⣸

䠄L䠅
ⓑ

䠄N䠅
⣸

ղ

䠄N䠅⣸

㻜㻚㻣㻡㼙㼙㻞
㻞㻚㻜㼙㼙㻞

䐰
Ⲕ
䐢Ⲕ
㞟ሻ⿦⨨

㧗ᅽ
㟁※

㯤

25

䠄E䠅⥳

ECOcycle AURORAⅡ
配管系統図

コンデンサ
配管
オイル排出ライン
コンプレッサ

高圧スイッチ

安全弁
低圧スイッチ

吸引圧力
ゲージ

集塵装置

セルフ
クリーニングV1

V3
マニホールドブロック

フィルタードライヤ(水分吸着剤)
二重管

オイルセパレータ
オイル吐出口圧力調整バルブ
取入口

フィルター( 要取り付け )

吐出圧力
ゲージ

配管系統図

オイルセパレータ

逆止弁

V2

開

集塵装置
オイル吐出口セルフ
クリーニング

回収

吐出ポート
サイトグラス( 要取り付け )26

Ver.07

コード No. IM0343A

Q