Q-208-086

取 扱 説 明 書
モニタリレー
FWMR

Q-208-086

はじめに
このたびは、当社の製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
 ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
 お読みになったあとは、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。
 この取扱説明書を万一紛失又は損傷したときは、当社営業又は販売代理店へお問い合わせください。
<ご注意>
本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載漏れなどお気付きの点がありましたらご連絡ください。
安全上のご注意
取扱説明書には、お使いになる方や他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。
｢誤った取扱いをすると人が死亡する、又は重傷を負う危険が差し迫って生じる可能性があること」を示します。
｢誤った取扱いをすると人が死亡する、又は重傷を負う可能性のあること」を示します。
｢誤った取扱いをすると人が傷害 (１) を負う可能性、又は物的損害 (２) のみが発生する可能性のあること」を示します。
注(１) 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが・やけど・感電などをさします。
注(２) 物的損害とは、家屋・家財に関わる拡大損害をさします。
 地震及び当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意又は過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
 本製品の使用又は使用不能から生じる付随的な損害（事業利益の損失、事業の中断など）に関して当社は一切責任を負いません。
 当社が関与しない接続機器との組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

 本製品の分解・改造・修理しないこと
火災・感電やけがの原因となります。故障したときは必ず当社又は販売代理店に連絡してください。
 本製品を水や海水などで濡らさないこと、水のかかる場所に設置しないこと
本製品が濡れると、発熱・発火・故障の原因になります。誤って水などで濡れたときは、使用を中止してください。
 本製品の端子（金属部分）に配線以外の金属（針金など）を接続しないこと
金属が端子に触れることにより、ショート状態となり発熱・発火の原因となります。
 周囲に可燃物や可燃性の薬品及びガスがあるところで作業しないこと
ショートなどにより周囲の可燃物や薬品・ガスなどに引火し、火災の原因となります。

 指定の電源を接続すること
指定以外の電源を接続すると、火災・故障の原因となります。
 端子にほこりが付着しているときは、電源を切り端子に付着したほこりを取り除くこと。
そのまま放置すると、火災の原因となります。
 本製品に発煙・異臭などの異常が発生したときは次の作業を行うこと(1) 電源及び入力を止め、使用を中止する。 (2) 必ず当社又は販売代理店に連絡してください。

 本製品を高温や多湿になるところで使用・保管しないこと
本製品は使用温度・湿度及び保存温度が指定されています。指定環境以外での使用・保管は故障の原因となります。
 稼動中に端子（金属部分）に触れないこと
感電の原因となります。
 接続線を無理に引っ張ったり、無理に曲げたりしないこと
コード類の破損は発熱や、やけどの原因となります。また、接触不良により機器が故障することがあります。
 濡れた手で機器の接続・点検を行わないこと
感電の原因となります。

1

Q-208-086

その他の注意事項
 次の環境条件下で設置・保管は行わないでください。
腐食性ガス (３) が発生・残留している場所、塵埃が多い場所、機械的振動・衝撃が加わる場所、強電磁界の影響 (４) がある場所。
注(３) 腐食性ガス：亜硫酸ガス（二酸化硫黄）SO2 / 硫化水素ガス H2S / ほか
注(４) 大電流母線や可飽和リアクトル、ほか
 本製品の清掃は次の要領で行ってください。
乾いた柔らかい布などで軽く拭き取ってください。湿らせた布で拭いたときや乾いた布でも強く拭いたときは、表面に傷が付きます。また、銘板の文字が消えることがあります。
清掃にアルコールなどの有機溶剤や化学薬品、クリーナーなどは使用しないでください。
 本製品には水銀部品、ニッカド電池は使用しておりません。
 廃棄
本製品を燃やしますと、環境に悪影響を与えます。本製品を廃棄する場合は産業廃棄物（不燃ゴミ）としてください。
 屋外盤で使用する際の注意事項
屋外盤で使用する場合、次の事項にご注意ください。
① 本製品は、防塵，防水，防滴構造ではありません。塵埃の発生する場所は避け、雨や水滴が直接当たらない場所に設置してください。
② 直接日光が当たる場所には設置しないでください。本製品に直射日光が当たりますと銘板の変色及び劣化することがあります。また、表面温度上昇によるケースの変形が起こることがあります。
 通電中に取付用ローレットねじに触れる場合は、本製品以外の金属製のものに触れて、静電気を除去した後で行ってください。

保証期間と保証範囲
保証期間
納入品の保証期間はご注文主のご指定場所に納入後一年と致します。
保証範囲
上記保証期間中に納入者側の責任により故障を生じた場合は、その機器の故障部分の交換、又は修理を納入者側の責任において行います。ただし、次に該当する場合は、この保証の範囲から除外させていただきます。
(1) ご使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障。
(2) 納入者側の定めた使用、保管等に関する諸条件に反したことに起因する故障。
(3) 故障の原因が納入品以外の事由による場合。
(4) 移転その他の輸送、移動、落下による損傷及び故障。
(5) その他、天災、災害などで納入者側の責にあらざる場合。
なお、ここで言う保証は納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害はご容赦いただきます。
また、保証は日本国内においてのみ有効です。本取扱説明書に従った製品仕様範囲内の正常な使用状態で故障を生じた
場合は、その機器の故障部分の交換、又は修理を無償で行います。
取扱説明書記載内容の変更
この取扱説明書は製品改良などにより記載内容を予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。

2

Q-208-086

目

次

1. 概要 ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････

4

1.1 用途 ････････････････････････････････････････････････････････････････････

4

1.2 特長 ････････････････････････････････････････････････････････････････････

4

1.3 形名構成 ････････････････････････････････････････････････････････････････ 4

2. 仕様及び性能
2.1 仕様 ････････････････････････････････････････････････････････････････････

5

2.2 接点出力及びモニタランプの動作 ･･････････････････････････････････････････ 6
2.3 共通仕様 ････････････････････････････････････････････････････････････････ 6

3. 取扱説明
3.1 外形寸法図 ･･････････････････････････････････････････････････････････････

7

3.2 各部名称と機能 ･･････････････････････････････････････････････････････････

7

3.3 取付時の注意事項 ････････････････････････････････････････････････････････

8

3.4 組合せ取付例 ････････････････････････････････････････････････････････････

8

DIN レールとの着脱方法 ･･･････････････････････････････････････････････････

9

3.6 結線図 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････

9

3.5

3.7 取扱説明 ････････････････････････････････････････････････････････････････ 10

4. 動作原理
4.1 回路構成図 ･･････････････････････････････････････････････････････････････ 11
4.2 動作原理説明 ････････････････････････････････････････････････････････････ 11

5. 保守
5.1 保守 ････････････････････････････････････････････････････････････････････ 12
5.2 保管 ････････････････････････････････････････････････････････････････････ 12
5.3 故障時の対策 ････････････････････････････････････････････････････････････ 12
5.4 保証 ････････････････････････････････････････････････････････････････････ 12

3

Q-208-086

1. 概要
本製品は、前面スイッチより動作値を設定できる、小形プラグイン構造の絶縁 2 出力形速度検出器です。

1.1 用途単体では無電圧接点又はオープンコレクタ信号入力の過速度検出器ですが、F/V 変換器(FWFV)との組み合わせで、正弦波
入力又は矩形波入力の過速度検出器としてご使用できます。

1.2 特長 高速応答 (動作時間：単体 35ms、FWFV 組合せ時：40ms)
 警報出力は 2 回路で、相互間絶縁です。(耐電圧 AC500V)
 警報出力は、検出時の動作指定可能です。(ON 又は OFF)
 前面のスイッチ操作で動作値の設定変更が可能です。(トリップモード) 設定範囲：105.0～120.0％、0.1％ステップ
 テスト機能付 (バックアップロックアウト機能) 設定範囲：90.0～120.0％、0.1％ステップ
 設定値をデジタル表示できます。
 モニタランプで検出状態を表示します。
 入力・出力・補助電源・外箱相互間の耐電圧は、AC2000V(50/60Hz)1 分間絶縁です。
 コンパクトサイズ (W×H×D：23×72×125)
 ソケットは標準添付です。(多連ベース使用時はソケット不要とご指定ください。)
ソケット形名：FW11 又は FW11-W

1.3 形名構成
形名

仕様コード

ＦＷＭＲ－ ① ② Ｘ ③ ④ ⑤ ⑥ ０

2① 入力の種類② 入力周波数

無電圧接点、

N

0～1.000kHz

オープンコレクタ

O0～2.000kHz(検出電圧約 12V)

P

0～3.000kHz

Q

0～4.000kHzR

0～5.000kHz

S

0～6.000kHzT

0～7.000kHzU

0～8.000kHzV

0～9.000kHz

W

0～10.00kHz

Z

上記以外 (５)③ 警報出力 1
光 MOS FET リレー1a 接点
12検出で接点 ON

④ 警報出力 2
光 MOS FET リレー1a 接点
1(H 検出)
検出で接点 OFF2

(H 検出)

検出で接点 ON
(H 検出)⑤ 補助電源5

DC24V ±10％2.5W

検出で接点 OFF
(H 検出)

注(５) 仕様コード「Z 上記以外」につきましてはご相談ください。
入力定格周波数が 1kHz～10kHz の範囲で「Z 上記以外」の場合は、数字 4 桁にてご指定ください。

4

⑥ 電源
ヒューズ
1

ヒューズ
無し

2

ヒューズ
有り

Q-208-086

2.仕様及び性能
2.1 仕様
項目

定格

特性

表示
・
設定

仕様

補助電源
電源ヒューズ

DC24V ±10％
ご指定による (形名構成参照)

入力の種類
入力周波数

無電圧接点，オープンコレクタ
ご指定による (形名構成参照)

警報出力 1
警報出力 2

ご指定による (形名構成参照)
ご指定による (形名構成参照)

出力接点容量
設定精度

AC･DC125V 70mA
定格周波数に対する％

±0.5％

動作時間
ヒステリシス幅

設定値の 90→110％の動作時間
定格周波数に対する％

40ms 以下
3～10％

自己加熱の影響
温度の影響

定格周波数に対する％定格周波数に対する％(標準温度 23℃に対して)

0.5％
0.2％ /10℃

補助電源電圧の影響
設定値可変範囲

定格周波数に対する％
105.0 ～ 120.0％0.25％

設定値分解能設定方法

0.1％
前面スイッチにて設定

設定値表示

ドットマトリックス LED 4 桁 緑色 文字高 3.71mm(ただし、小数点は銘板表示となります) (７)設定値
モニタランプ (AL)

バックアップロックアウト機能

瞬時過負荷
連続過負荷

入力

設定値は不揮発メモリにてデータ保存 (８)検出時点灯、非検出時消灯 (赤色 LED)
バックアップロックアウト機能を使用することにより、実稼動中の設定値を維持しつつ設定変更しての検出動作が可能となります。
BACK UP LOCK OUT 端子を短絡することで、バックアップロックアウトモードの設定・動作に切り替わり、前面 TEST LED(緑)が点灯します。
開放すると短絡前の設定・動作に戻り、TEST LED も消灯します。また、バックアップ
ロックアウトモードでは、90.0～120.0％の設定範囲が可能となり、定格範囲内の入力でも検出動作の確認が可能となります。
BACK UP LOCK OUT 入力は、入力状態の検出に 100ms の確認タイマーを設けています。
トリップモード ←→ バックアップロックアウトモードの切替は、入力変更してから
100ms 後となります。
定格電圧の 2 倍 10 秒間

補助電源
入力

定格電圧の 1.5 倍 10 秒間
定格電圧の 1.2 倍連続

補助電源

定格電圧の 1.2 倍連続
電気回路一括と外箱間

DC500V

50MΩ以上入力端子と出力端子間
入力・出力端子と補助電源端子間

DC500V
DC500V

50MΩ以上50MΩ以上警報出力 1 と警報出力 2 間
電気回路一括と外箱間

DC500V 50MΩ以上
AC2000V (50/60Hz) 1 分間

入力端子と出力端子間
入力・出力端子と補助電源端子間

AC2000V (50/60Hz) 1 分間
AC2000V (50/60Hz) 1 分間

警報出力 1 と警報出力 2 間
電気回路一括と外箱間

AC 500V (50/60Hz) 1 分間
5kV 1.2/50μs 正負極性各 3 回

絶縁抵抗
強度

商用周波耐電圧

雷インパルス耐電圧
振動
衝撃

( ６)

振動数 16.7Hz、複振幅 4mm の振動を X,Y,Z 方向に各 1 時間
294m/s2 の衝撃を X,Y,Z 方向に正逆各 3 回

注(６) F/V 変換器(FWFV)と組み合わせたときの動作時間です。
最小計測周波数は 1Hz となります。(1Hz 未満は 0Hz とします)
0Hz 検出には 1／1Hz＝1 秒以上の時間がかかります。
注(７) スイッチ操作終了１分後に設定値表示は減光します。
注(８) 設定値は 110％で納入します。(バックアップロックアウトモードは設定値 99％で納入します)5Q-208-086

2.2 警報出力及びモニタランプの動作
出力仕様

接点状態
補助電源 OFF

非検出

検出

仕様コード 1
端子№

9

7

端子№

9

7

端子№

9

7

モニタランプ(AL)：消灯

モニタランプ(AL)：消灯

モニタランプ(AL)：点灯

端子№

端子№

端子№

仕様コード 297

モニタランプ(AL)：消灯

97

モニタランプ(AL)：消灯

2.3 共通仕様
使用温湿度範囲
保存温度範囲仕様-10 ～ +55℃ (年間平均温度 40℃以下)，5 ～ 90％ RH (結露しないこと)-20 ～ +70℃

外観色

マンセル N1.5 (黒色)

外箱の材質

難燃性 ABS 樹脂(V-0)

質量
製品保証期間

約 130g (ソケット無し) ，約 180g (ソケット付き)
製品納入後１年間

67

モニタランプ(AL)：点灯

電源投入後、約 2 秒間の始動時遅延があります。

項目9

Q-208-086

3. 取扱説明
3.1 外形寸法図
端子配列については結線図をご参照ください。
(FW11ソケット)
-2

23
設定値表示

-2

モニタランプ
設定スイッチ

切替スイッチ

用途銘板スペース(用途銘板は付属しておりませんので、お客様でご用意ください)
注( ) DINレール(高さ15mm)取付の場合ソケットは標準 M3×8(座金付)ねじで、指定により M3×8 W セムスねじも対応できます。
3.2 各部の名称と機能(1) 設定値表示
4 桁緑色ドットマトリックス LED で設定値(％)を表示します。
設定スイッチと切替スイッチの操作を約 1 分間継続して行わない場合、設定値表示が減光します。
減光の状態から、設定スイッチ
又は切替スイッチを操作した場合、設定値表示は元の明るさになります。

(2) モニタランプ
TEST(緑色 LED)：バックアップロックアウトモード時に点灯します。
AL(赤色 LED) ：過速度検出時に点灯します。
(3) 設定スイッチ
設定値を変更する際に使用するプッシュスイッチです。
を 1 回押すと+0.1％、を 1 回押すと-0.1％の変更ができます。
スイッチを押したままにすると、設定値が高速でカウントアップ(又はカウントダウン)します。
(4) 切替スイッチ
トリップモード(10)とトリップ設定モード(11)を切り替えるスライドスイッチです。
切替スイッチ MEAS.側でトリップモード、SET 側でトリップ設定モードになります。
また、バックアップロックアウト入力端子を短絡したときは、切替スイッチ MEAS.側でバックアップロックアウト
モード(12)、SET 側でバックアウトロックアウト設定モード(13)になります。
注(10) トリップモード
設定値の変更不可。
入力が設定した動作値を超えると検出状態になります。
注(11) トリップ設定モード
設定値の変更が可能。
入力がトリップモード時の動作値を超えると検出状態になります。(変更中の設定値では検出されません。)
トリップモードに切り替えたとき、設定値を保持します。
注(12) バックアップロックアウトモード
設定値の変更不可。
入力が設定した動作値を超えると検出状態となります。
注(13) バックアップロックアウト設定モード
設定値の変更が可能。
入力がバックアップロックアウトモード時の動作値を超えると検出状態となります。(変更中の設定値では検出されません。)
バックアップロックアウトモードに切り替えたとき、設定値を保持します。

7

Q-208-086

3.3 取付時の注意事項
取付に際し設置場所の環境条件は機械的振動、塵埃及び腐食性ガスが少ない屋内を選定してください。
取付姿勢は特に制限はありません。取付方法は 35mm 幅 DIN レールによる取付けと、ねじによる取付けが選択できます。
取付は M3 又は M4 ねじにて取付けてください。(ただし、ねじは付属しておりません。また、ねじの締付トルクは M3：0.45～0.60N･m，M4：1.00～1.30N･m としてください。)
FW11 どうし又は、FW11 と FS08 はソケットを密着して取付け可能ですが、FS08 どうしの横並び相互間隔は 2mm 以上の空間を設けてください。上･下間隔は放熱と配線スペースを考慮し 100mm 以上の空間を設けてください。
(下記、組合せ取付例参照) 端子裸充電部と周囲の金属パネルとの空間距離は 10mm 以上確保してください。

3.4 組合せ取付例 (単位 mm)■ ねじ取付■ レール取付 (横並び密着取付可能)59

M3,M4又はφ4.5穴

22

8

22
113

15 10 15 10 15 8

30

23

2

23

30

レールはIEC，DIN規格の35mm幅のレール(強力型)をご使用ください。

59

推奨品》富士電機㈱ TH35-15AL① FS08タイプ② FW11タイプ
22

8

22

8 15 10 15 10 15

8Q-208-086
3.5 DIN レールとの着脱方法<注意> 本体部をソケットから取外し、又は取付けの際、危険防止のため必ず電源及び入力信号を遮断してから実施してください。
(2) 本体とソケット固定方法
本体のラベルの文字が正しく読める方向にして、まっすぐ差し込み、本体のねじを締めて固定します。
(ねじの締め過ぎに注意してください)(1) ソケット固定方法
ソケット底面のスライダーを下側にして、爪をレールに引っ掛けてから、ソケット下部を図の矢印方向に押し込んで固定してください。

スライダー(4) ソケットを外す方法
ソケットのスライダーの溝にドライバーを差し込み、図の矢印方向に引きながらソケット下部を手前に引いて外してください。

(3) ソケットから本体を取り外す方法
本体のねじをゆるめ、本体をまっすぐ手前に引き抜いてください。

<注意> トランスデューサ本体を斜めに抜き差しすると本体の端子が曲がり、ソケットとの接触不良な
どの障害の原因となります。

ドライバー

3.6 結線図
ソケット (FW11)

多連ベース (FWBA)

ALARM2

ALARM1

ALARM1

ALARM29

Q-208-086

多連ベース (FWBS-□□□□-00)● TB1 (電源端子台) ● TB4 (第1出力端子台)

E(＋) (－)S1 S2

10● TB5 (第2出力端子台)

UNIT1 UNIT3 UNIT5 UNIT7 UNIT9 UNIT11 UNIT13 UNIT15
UNIT2 UNIT4 UNIT6 UNIT8 UNIT10 UNIT12 UNIT14 UNIT16
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 NC

11

UNIT
1～16

UNIT1 UNIT3 UNIT5 UNIT7 UNIT9 UNIT11 UNIT13 UNIT15
UNIT2 UNIT4 UNIT6 UNIT8 UNIT10 UNIT12 UNIT14 UNIT16
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 NC

16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17

16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 NC
UNIT1 UNIT3 UNIT5 UNIT7 UNIT9 UNIT11 UNIT13 UNIT15
UNIT2 UNIT4 UNIT6 UNIT8 UNIT10 UNIT12 UNIT14 UNIT16

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 NC
UNIT1 UNIT3 UNIT5 UNIT7 UNIT9 UNIT11 UNIT13 UNIT15
UNIT2 UNIT4 UNIT6 UNIT8 UNIT10 UNIT12 UNIT14 UNIT16● TB2 (入力端子台1)● TB3 (入力端子台2)

UNIT1 UNIT2 UNIT3 UNIT4 UNIT5 UNIT6 UNIT7 UNIT8

UNIT9 UNIT10 UNIT11 UNIT12 UNIT13 UNIT14 UNIT15 UNIT16

4

4

6

4

6

4

6

4

6

4

6

4

6

4

6

4

6 NC

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

6

4

6

4

6

4

6

4

6

4

6

4

6

4

6 NC

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1

3 NC

UNIT1 UNIT2 UNIT3 UNIT4 UNIT5 UNIT6 UNIT7 UNIT8

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3 NC

UNIT9 UNIT10 UNIT11 UNIT12 UNIT13 UNIT14 UNIT15 UNIT16多連ベース (FWBS-□□□□-10)● TB1(電源端子台) ● CN1 (第1出力コネクタ)

E(＋) (－)
S1 S2
b
a
10

11

UNIT
1～16

● TB5 (第2出力端子台)

UNIT1 UNIT3 UNIT5 UNIT7 UNIT9 UNIT11 UNIT13 UNIT15
UNIT2 UNIT4 UNIT6 UNIT8 UNIT10 UNIT12 UNIT14 UNIT16
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

7
7

8
8

NC

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7UNIT1 UNIT3 UNIT5 UNIT7 UNIT9 UNIT11 UNIT13 UNIT15
UNIT2 UNIT4 UNIT6 UNIT8 UNIT10 UNIT12 UNIT14 UNIT16● TB2 (入力端子台1)

NC

UNIT1 UNIT3 UNIT5 UNIT7 UNIT9 UNIT11 UNIT13 UNIT15
UNIT2 UNIT4 UNIT6 UNIT8 UNIT10 UNIT12 UNIT14 UNIT16
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 NC
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 NC
UNIT1 UNIT3 UNIT5 UNIT7 UNIT9 UNIT11 UNIT13 UNIT15
UNIT2 UNIT4 UNIT6 UNIT8 UNIT10 UNIT12 UNIT14 UNIT16● TB3 (入力端子台2)

UNIT1 UNIT2 UNIT3 UNIT4 UNIT5 UNIT6 UNIT7 UNIT8

UNIT9 UNIT10 UNIT11 UNIT12 UNIT13 UNIT14 UNIT15 UNIT16

4

4

6

4

6

4

6

4

6

4

6

4

6

4

6

4

6 NC

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3 NC

UNIT1 UNIT2 UNIT3 UNIT4 UNIT5 UNIT6 UNIT7 UNIT8

6

4

6

4

6

4

6

4

6

4

6

4

6

4

6 NC

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3 NC

UNIT9 UNIT10 UNIT11 UNIT12 UNIT13 UNIT14 UNIT15 UNIT16

3.7 取扱説明
本製品を取扱うにあたり、下記事項に留意し、常に正しい取扱いをしてください。
(1) 電源を印加する際、供給電源の電圧及び入力信号が、本製品の仕様に合っている事をご確認ください。
(2) 外部配線が仕様通りの端子位置(銘板に記載)に接続されている事をご確認ください。
(3) 本体をソケットに取り付ける際は、必ず固定ねじでソケットに固定してください。
(4) 配線はノイズ源からできるだけ遠ざけてください。
(5) 電源投入時に突入電流が流れますので、使用する電源の過電流保護等にご注意ください。
DC24V 時：ピーク約 2.4A ，時定数 約 2.7ms(6) 通電中に取付用ローレットねじに触れる場合は、本製品以外の金属製のものに触れて、静電気を除去した後で行ってください。

10

Q-208-086

4. 動作原理
4.1 回路構成図
モニタランプ操作スイッチ
切替スイッチ 設定スイッチ
SET
DOWN

設定値表示
TEST

AL

UP
MEAS.
シリアル通信
1(＋)
INPUT
3(－)

波形整形
回路

MOS FET
リレー

7
ALARM 19CPU
BACK UP 4
LOCK OUT
INPUT
6

無電圧接点
入力回路

MOS FET
リレー
WDT

RESET

2
ALARM 2
5

シリアル通信不揮発性
メモリ

リセット回路10(＋)
AUX. SUPPLY
11(－)

電源回路

各部へ供給

4.2 動作原理説明
モニタリレーには 4 つの動作モードがあります。
№

モード

1
2
3
4

トリップモード
トリップ設定モード
バックアップロックアウトモード
バックアップロックアウト設定モード

バックアップロック
アウト端子の状態
開放
開放
短絡
短絡

モニタランプ(TEST)

切替スイッチの位置

消灯
消灯
点灯
点灯

MEAS.
SET
MEAS.
SET

4.2.1 トリップモード(1) バックアウトロックアウト端子が開放状態で、切替スイッチが MEAS.側のとき、トリップモードになり、モニタラ
ンプ(TEST)は消灯します。設定スイッチを押しても、設定値は変更されません。
(2) 入力は周波数が設定値以上になると、CPU はモニタランプ(AL)を点灯し、MOS FET リレーを検出状態にします。
4.2.2 トリップ設定モード(1) バックアップロックアウト端子が開放状態で、切替スイッチが SET 側のとき、トリップ設定モードになり、モニタ
ランプ(TEST)は消灯します。
(2) CPU は設定スイッチの操作に応じて設定値を変更します。(設定範囲：105.0～120.0％)
設定スイッチを MEAS.側にしたとき、不揮発性メモリに設定値が書き込まれます。
(不揮発性メモリの書き込み回数は 10 万回の制限があります)(3) 入力周波数が設定値以上になると、CPU はモニタランプ(AL)を点灯し、MOS FET リレーを検出状態にします。
4.2.3 バックアップロックアウトモード(1) バックアップロックアウト端子が短絡状態で、切替スイッチが MEAS.側のとき、バックアップロックアウトモードになり、モニタランプ(TEST)が点灯します。設定スイッチを押しても、設定値は変更されません。
(2) 入力の周波数が設定値以上になると、CPU はモニタランプ(AL)を点灯し、MOS FET リレーを検出状態にします。

11

Q-208-086

4.2.4 バックアップロックアウト設定モード(1) バックアップロックアウト端子が短絡状態で、切替スイッチが SET 側のとき、バックアップロックアウト設定モードになり、モニタランプ(TEST)が点灯します。
(2) CPU は設定スイッチの操作に応じて設定値を変更します。(設定範囲：90.0～120.0％)
設定スイッチを MEAS.側にしたとき、不揮発性メモリに設定値が書き込まれます。
(不揮発性メモリの書き込み回数は 10 万回の制限があります)(3) 入力周波数が設定値以上になると、CPU はモニタランプ(AL)を点灯し、MOS FET リレーを検出状態にします。
4.2.5 トリップモードとバックアップロックアウトモード切替時の設定値の変化について
バックアップロックアウト端子が開放状態から短絡状態になると、バックアップロックアウトモードになり、直前の設定値は記憶され、そのままの値で維持されます。
バックアップロックアウト端子が短絡状態から開放状態になると、トリップモードになり、記憶されていた設定値に
戻ります。

5. 保守
5.1 保守(1) 通電中の補助電源の配線変更は危険ですので行わないでください。
(2) 通電中やむなく出力を点検する際は、補助電源端子に出力配線及び人体が触れないよう十分注意してください。
(3) 出力、補助電源の電圧を点検する際は結線図を必ず確認してから行ってください。
(4) アルコール系などの溶剤で銘板を拭きますと、表示事項が消えることがあります。お手入れは乾いた布での乾拭き程度としてください。
5.2 保管
(1) 低温、高温、高湿、直射日光の当る所は避けてください。
(2) 製品にアルミ電解コンデンサを使用していますので、出荷後なるべく１年以内に電源通電をしてください。
5.3 故障時の対策原則として現品を引取り修理することになります。故障と判断されたときは、当社又は販売代理店へ連絡、修理を依頼
してください。修理以外の仕様変更も、当社又は販売代理店へ連絡してください。
なお、当社責任以外の故障(製造上の責任が認められない場合、製品の分解・改造した場合、お客様の誤使用等)につきましては、当社の保証対象外となります。
5.4 保証
本器の保証期間は製品納入後 1 年間です。保証期間内であっても、分解．改造や指定環境外でご使用された場合には、保証の対象外となります。

12

Q-208-086

本社
住 所：〒１２１－８６３９ 東京都足立区一ツ家一丁目１１番１３号（東京営業所） 電 話：０３（３８８５）２４１１（代表）
ＦＡＸ：０３（３８５８）３９６６
京都営業所

住 所：〒６１０－０１１４ 京都府城陽市市辺西川原１－１９
電 話：０７７４（５５）１３９１（代表）
ＦＡＸ：０７７４（５４）１３５３

作成 2016/01/16 Rev. B

13