業界初
DIN72サイズの小形マルチメータ

電子式スーパーマルチメータ
POWER LINE SUPER MULTI-METER特長SQLC-72L■ 国際規格対応の小形マルチメータ
IEC 60688:2012（トランスデューサ）、IEC 62053:2003（電力量計）に対応。
■ 入力電圧440Vダイレクト接続可能
入力電圧に440Vをダイレクトに接続できるため、変圧器が不要となり、計測精度向上およびコスト低減と省スペース化に貢献。
■ 幅広い入力回路と入力定格に対応
相線方式、定格電圧を設定で切り替え可能。入力周波数は、新エネルギー発電設備に最適な10〜180Hz、船舶・航空機電源用400Hzにも対応。
■ 漏電計測対応
計測回路 の漏電 の常時監視・検出による予防保全 が 可能。
■ 電流センサを使用
限られたスペースでも容易に設置が可能。クランプ式のためメンテナンスも容易。
■ 高い視認性
高コントラスト、広視野角（上下・左右75°）の液晶表示器、高輝度白色 バックライト搭載 で視認性 が良く、設置場所を選びません。

仕様項目
入力回路
三相3線, 単相2線
単相3線定格電圧
三相4線
定格電流
電流センサ＊2
定格感度電流
入力

漏電電流

零相変流器

(ZCT)

低圧用
入力周波数
制御入力 (DI)
MODBUS通信出力

出力

接点出力
電源範囲および消費電力

補助電源

突入電流 (時定数)仕様
三相4線, 三相3線, 単相3線, 単相2線 共用 ＊1
AC 110V, 220V, 440V 共用

AC100-200V
AC 110/√3V, 220/√3V, 440/√3V 共用
5A＊3, 50A, 100A, 200A, 400A, 600A
0.05A, 0.1A, 0.2A, 0.4A, 0.8A
オムロン株式会社製：OTGシリーズ,
株式会社日立産機システム製：ZRシリーズ,
泰和電気工業株式会社製：ZB, ZDシリーズ,
光商工株式会社製：M, BM, SMシリーズ (低圧用),
富士電機株式会社製：ZCT内蔵オートブレーカ (BW125)
45〜65Hz (定格周波数：50/60Hz) /10〜180Hz (定格周波数：50/60Hz) /350〜450Hz (定格周波数：400Hz)
無電圧接点入力：1点 接点容量 (DC24V 約10mA)
MODBUS RTU：RS-485 半二重2線式 調歩同期式
2点 光MOS-FETリレー 1a接点 接点容量 DC30V 70mA
DC20〜56V
AC85〜264V, DC80〜143V 交流直流両用(定格電圧：AC100/110V 4VA, AC200/220V 5VA, DC100/110V 2W)(定格電圧：DC24V 3.5W, DC48V 3W)
AC110V：2.2A以下 (約3ms),
DC24V：2.7A 以下 (約2.2ms),
AC220V：4.4A以下 (約3ms),
DC48V：5.3A 以下 (約2.2ms)
DC110V：1.6A以下 (約3ms)＊1 入力周波数 350〜450Hz 仕様時、三相3線 のみとなります。
＊2 電流 センサは低圧専用です。高圧回路で 使用する場合 は 必ず外部 に計器用変流器 (CT)が 必要となります。
＊3 5Aセンサは 計器用変流器 (CT)と組 み合 わせた構成 で 使用してください 。

計測機能
計測可能項目 (1,2,3,Nは 相、Σはトータル)
入力周波数45〜65Hz/10〜180Hz
三相3線
単相3線
単相2線

計測項目

階級指数＊4

電圧

0.5

電流

0.5

需要電流

0.5

電力
需要電力

0.5
0.5

無効電力

0.5

ΣQ, Q1, Q2, Q3

皮相電力
力率
周波数
漏電電流
電力量

0.5
1.5
0.5
2.5
2.0

ΣS, S1, S2, S3
ΣPF, PF1, PF2, PF3

無効電力量

2.0

入力周波数

最大 最小

I

350〜450Hz
三相3線
U12, U23,U31, ULLavg
I1, I2, I3, Iavg

Id−○○PPdΣP−○○○○ΣQQΣQ○○

ΣS
ΣPF

S
PF−−○
○
○−−−

三相4線
U12, U23, U31, ULLavg U12, U23, U31, U1N, U3N, U13,U1N, U2N, U3N, ULNavg
ULLavgULNavgI1, I2, I3, IN, Iavg
I1, I2, I3, Iavg I1, I3, IN, Iavg
Id2, Id3,Id1, Id3, IdN,Id1, Id2, Id3, IdN, Idavg Id1,Idavg
Idavg
ΣP, P1, P2, P3
ΣP
ΣPd, Pd1, Pd2, Pd3
ΣPdU○○○○ｆf

Io
受電 / 送電−−○○○○−

受電 (LAG･LEAD) / 送電 (LAG･LEAD)−−＊4 電流 センサおよび 零相変流器 (ZCT) の 誤差 は 含みません 。

備考

相表示は設定で『L1-2-3-N』,『R-S-T-N』,『U-V-W-N』より選択

演算方法を『Q＝UIsinφ』または『Q＝√(S2−P2)』より選択
三相3線は電圧平衡条件付き
低入力時『----』表示
低入力時は0.0Hz
3mA以下の入力は0表示
受電/送電を個別に計測
受電 (LAG/LEAD)および送電 (LAG/LEAD)を個別に計測

ご注文時の指定事項（形名・仕様コード） ※ 製品本体の形名、仕様コード、台数および、アクセサリ(電流センサ、零相変流器(ZCT)) の形名、台数をご指定ください。

形名

仕様コード

SQLC-72L - ① ハードモデル

1. 製品本体

A ハードモデルA

AC85〜264V
1DC80〜143V
2 DC20〜56V

1

電流セン サおよび 零相変 流器(ZCT)は 製品本体 には付属しません 。弊 社 よりご 購 入 の 場 合 には 、形名と台数 をご 指定ください。

なし

AW

45〜65Hz350〜450Hz
10〜180Hz

零相変流器(ZCT)

マルチ計測器株式会社製

本製品には、電流計測に電流セン
サ、漏 電電 流計 測 に 零相変 流器(ZCT)がそれぞれ必要です。

④ 入力周波数

DI×1, MODBUS RTU, DO×2

電流 センサ2. アクセサリ

外形寸法図③ 制御入力, 通信出力, 接点出力

② 補助電源オムロン株式会社製

形名

定格電流

窓径

形名

一次回路電流内径

用途

CTF-5A
CTF-50A
CTF-100A
CTF-200A
CTF-400A
CTF-600A

5A
50A
100A
200A
400A
600A

10mm
10mm
16mm
24mm
37mm
37mm

OTG-LA21
OTG-LA30
OTG-LA42
OTG-LA68OTG-LA82
OTG-LA30W

50A
100A
200A
400A
600A
100A

21φ30φ42φ68φ82φ30φ屋内

CTF-5A

質量：250g82

11.585+0.76768 -0

背面図

パネルカット

屋内
屋内
屋内
屋内
屋外

単位：mm+0.7

68 -0677272

正面図

側面図

結線図

①①②③②

適合電線

サイズ 表記

断面積

AWG

安全に関するご注意

単線

可とうより線0.08〜2.5mm2
28〜12より線 棒端子より線 棒端子(絶縁ｶ ﾗｰ付ﾌｪ ﾙｰﾙ )(絶縁ｶ ﾗｰ無ﾌｪ ﾙｰﾙ )0.25〜1.5mm2
24〜16③より線2本 棒端子
(絶縁ｶ ﾗｰ付ﾂ ｲ ﾝﾌｪ ﾙｰﾙ )0.5mm2×2本
22剥離
長さ5〜6mm■ 本製品を使用するには専門知識が必要です。取扱説明書を参照のうえ、正しい取り扱いをしてください。
■ 結線は結線図を十分に確認のうえ、行ってください。
■ 活線作業は行わないでください。感電、機械の故障 、焼損、火災の原因となります。

住所 ：〒121-8639 東京都足立区一ツ家一丁目11番13号
本 社
東京営業所 電話 ：03 (3885) 2411 (代表)
FAX ：03 (3858) 3966
京都営業所 住所 ：〒610-0114 京都府城陽市市辺西川原1番19
電話 ：0774 (55) 1391 (代表)
FAX ：0774 (54) 1353

http://www.daiichi-ele.co.jp/※記載内容 は 性能改良等 により予告なく変更することがあります。

No.1505-8