Clean Air System
デジタル露点モニター内蔵のヒートレスエアードライヤー（吸着式圧縮空気除湿装置）

QSQ-EDC シリーズ「エコパックⓇ」

特 許

QSQ420C-EDC ～ 2500C-EDC
入口空気量 4.20 ～ 25.00m3/min
出口空気量 3.60 ～ 21.50m3/min
再生空気量 0.60 ～ 3.50m3/min

QSQ-EDC シリーズ
「エコパック」

特 長□省エネ露点センサーにより、大幅な省エネを実現。
□デ ジタル露点モニター搭載により、露点監視とさらなる省エネを実現。
□－60 ～ 0℃の任意の露点（圧力下）設定で省エネ制御可能。［露点表示精度：－60℃～＋20℃±3℃］□デジタル露点モニター付□露点警報出力［無電圧 2 接点付、待機シーケンス付］、アナログ出力［DC1 ～ 5V（－80 ～＋20℃）］を標準装備。
□圧縮空気品質、露点の遠隔監視が可能。
コントローラ部詳細

大型シリーズ
デジタル露点モニター内蔵
QSQ420C-EDC

デジタル露点モニター
露点表示－80 ～ 20℃

警報出力

無電圧接点 1a（接点容量 250V2A）

アナログ出力DC1 ～ 5V（露点－80 ～ 20℃）

露点測定精度±3℃（露点－60 ～ 20℃）
（流体温度 20℃）

スイッチ
省エネ露点コントローラ機能

仕 様項目

デジタル露点モニター機能
型式
QSQ℃
m3/minm3/minm3/min

処理量

露点（PDP）
入口空気量
出口空気量
再生空気量
使用流体
使用圧力（ゲージ圧力） MPa
周囲温度℃
入口空気温湿度℃ /％露点表示範囲℃
露点制御範囲℃
露点精度℃
高さmm
mm
外形寸法
奥行
幅mm
質量kg
空気出入口 空気入口・出口
接続口径
再生空気排出口
電源（50/60Hz）
V
入口側
MSF
付属フィルター 出口側
LSF
使用範囲

420C-EDC－40－60
4.20
2.94
3.60
2.34
0.60

700C-EDC－40－60
7.00
4.90
6.00
3.90
1.00

589763110156
Rc 11/2

大型シリーズ
1000C-EDC
1400C-EDC－40－60－40－60
10.00
7.00
14.00
9.80
8.60
5.60
12.00
7.80
1.402.00
圧縮空気
0.39 ～ 0.98
2 ～ 405 ～ 50/ 飽和以下（水滴無きこと）－80 ～＋20－60 ～ 0－60 ～＋20±31475
937
1111
335
202
246

2000C-EDC－40－60
20.00
14.00
17.20
11.20
2.80

2500C-EDC－40－60
25.00
17.50
21.50
14.00
3.50

1296

1470

307

340
Rc2 1/2

Rc 2
Rc 1
単相 100/200/220/230

700-G2

1000-G2

2000-G2

2700B-G2※処理空気量は、空気圧縮機の吸い込み状態に換算した値です。（大気圧、32℃、75％）※処理条件は入口空気温湿度：35℃ / 飽和以下（水滴無きこと）、入口空気圧力（ゲージ圧力）：0.69MPa、
周囲温度：32℃出口空気露点：圧力下－40℃（大気圧下－58℃）※上記以外の仕様も製作いたしますので、別途ご用命ください。※露点（PDP）－ 50℃以下は前段に冷凍式ドライヤーが設置されている場合のみ表示の再生空気量になります。冷凍式ドライヤーが設置されていない場合は再生空気量が異なりますので、販売店までお問い合せください。

エアーコンプレッサの出口に設置する場合※入気温度が周囲温度より 5℃以上高い場合は、必ずアフタークーラー（別売）または冷凍式ドライヤーを設置してください。※コンプレッサから吐出される圧縮空気中の水滴を除去するために、必ずスーパーフィルター（水滴除去用）（別売）を設置してください。※エアータンクをエアードライヤー手前に必ず設けてください。※スーパーフィルター（水滴除去用）と本体入口までの配管距離は、再凝縮する可能性がありますので、極力短く配管してください。※ P2 ～ 4 のシステム組合せ例を参考にしてください。詳細はお問い合せください。

36外形寸法図（単位 :mm）335

● QSQ420C-EDC/700C-EDC/1000C-EDC
QSQ1400C-EDC/2000C-EDC/2500C-EDC(エコパック)本体空気出口※ 図はエコパックを示します。

14751440※ ベ ース形状はQSQ420C-EDC、700C-EDCと1000C-EDC〜2500C-EDCで異なります。
※ 本機の前面600mm、左右600mmのメンテナンススペースを確保して下さい。
※ 水平な床面に設置してください。

再生空気排出口

本体空気入口
F

電源穴
φ20

D240

G

B

E

A
B
C
D
E
F
G

420C-EDC
589
130300700C-EDC
763
127
480

4-φ18(固定用穴)A

大型シリーズ
1000C-EDC
1400C-EDC
9371111260388562

型式
QSQC3664062000C-EDC
1296

2500C-EDC
1470
265

736

910

385424121106126111※大型エコパックⓇ用配管寸法は P38・39 を参照してください。

37

QSQ-EDC シリーズ
「エコパック」※ 付属フィルターは、配管途中に取り付けてください。

Clean Air System
デジタル露点モニター内蔵のヒートレスエアードライヤー（吸着式圧縮空気除湿装置）

QSQ-EDC シリーズ「エコパックⓇ」

特 許

大型用配管寸法図（単位 :mm）

付属フィルターは、エレメント交換スペースが確保できるよう、設置してください。
● QSQ420C-E/700C-E/1000C-E
QSQ1400C-E/2000C-E(スーパーパック大型)

QSQ-EDC シリーズ
「エコパック」● QSQ420C-EDC/700C-EDC/1000C-EDC
QSQ1400C-EDC/2000C-EDC(エコパックⓇ)※
部フィルター取付用配管は付属しておりません。現地手配となります。
※ 図はエコパックⓇを示します。
※ 付属フィルターは、配管途中に取り付けてください。
※ 水平な床面に設置してください。
※ 並列使用する場合の分流配管は、各々の配管抵抗が等しくなるように配管してください。
※ 設置・メンテナンススペースを斜線部のように確保願います。

(1535以上)(600以上)(600以上)(400以上)B

高さ方向600mm以上(580以上)A

1630(580以上)(400以上)設置・メンテナンススペース

型式
QSQ

420C-E

700C-E

QSQ

420C-EDC
710（1749 以上）

700C-EDC
920（1923 以上）

型式
AB

スーパーパック大型
1000C-E
エコパックⓇ
1000C-EDC
920（2097 以上）

38

1400C-E

2000C-E

1400C-EDC
1400（2271 以上）

2000C-EDC
1400（2456 以上）

● QSQ2500C-E(スーパーパック大型)● QSQ2500C-EDC(エコパックⓇ)※

部フィルター取付用配管は付属しておりません。
現地手配となります。
※ 図はエコパックⓇを示します。
※ 付属フィルターは、配管途中に取り付けてください。
※ 水平な床面に設置してください。
※ 並列使用する場合の分流配管は、各々の配管抵抗が等しくなるように配管してください。
※ 設置・メンテナンススペースを斜線部のように確保願います。

(4185以上)(900以上)(900以上)(1000以上)(3070以上)

QSQ-EDC シリーズ
「エコパック」(600以上)(1000以上)(600以上)高さ方向600mm以上(600以上)(600以上)(1535以上)
設置・メンテナンススペース(1512)

1330以上1300

1330以上39ご注意
本製品は、一般工業向けの汎用品として設計・製造されています。従いまして、下記のような用途は保証適用外とさせていただきます。
① 原子力、航空、宇宙、鉄道、船舶、車両、医療機器、交通機器等の人命や財産に多大な影響が予想される用途② 電気、ガス、水道の供給システム等、高い信頼性や安全性が要求される用途
なお、お客様の責任において製品仕様をご確認のうえ、必要な安全対策を講じていただく場合には適用可否について検討致しますので、当社までご相談ください。