ガス警報器（LPガス用）
型式

XH-638GPa 電源プラグ抜け出力機能つき

取扱説明書

1.安全上のご注意

マイコンメータ連動型
誤報防止型
高圧ガス保安協会検定合格品

ご使用前に必ずお読みいただき、お客さまや他の人々への危害や損害を未然に防止するために、必ずお守りください。
注意事項は、誤った取り扱いによる危害や損害の程度を、以下の表示で区分しています。

[保証書付]

誤った取り扱いをすると ｢死亡または重このたびは、ガス警報器をお買い求めいただきありがとうございます。
ご使用になる前に、この取扱説明書を最後までお読みいただき、正しくお使いください。
お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保管してください。
なお、万一、本書を紛失されたときは、お買い求めの販売店にお問い合わせください。

危 険 傷を負う危険が切迫して生じる場合が想定される｣ 内容を示します。
誤った取り扱いをすると ｢死亡または重警 告 傷を負う可能性が想定される｣内容を示しています。
誤った取り扱いをすると「傷害を負う可能
注 意 性および物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容を示しています。

● この警報器はプロパンガス、
ブタンガスなどの液化石油ガス（以下ＬＰガス）を検知します。
都市ガスをご使用のご家庭には、都市ガス用のガス警報器を設置してください。
● 不完全燃焼および酸素欠乏による中毒防止用ではありません。
● ガス検知部にガスが到達しないときは、警報機能が働きません。
● ガスもれの発生を未然に防止する装置ではありません。
ガスもれなどによる損害については、責任を負いかねますのでご了承ください。
● 取付場所から離れたところで発生したガスもれや、他の部屋で発生したガスもれには警報を発しないことがあります。
● 警告表示「警報器が鳴ったら」ステッカーをよくお読みください。警告表示「警報器が鳴ったら」ステッカーに緊急連絡先が記入されていることを確かめてください。

ガス警報器（LPガス用）－－－－－－－－－－－－－－－－

型式

XH-638GPa

保 証 書

絵表示の内容｢一般的な禁止｣｢分解厳禁｣｢ぬれ手禁止｣｢火気厳禁｣｢必ず行う｣｢水ぬれ禁止｣
෩ȿɟᇣඨ

ཌ෥Ջᇣ

危険

－－－－－－－－－－－－－－－－

このたびは、ガス警報器をお買い求めいただきありがとうございます。この製品は高圧ガス保安協会の検定に合格したものであります。従って正常な使用状態での故障の心配はありませんが、万一、保証期間中に異常を生じた場合は、速やかにお買い求めの販売店に連絡し本書を提示してください。次の要領で下記の者が点検または交換いたします。
● 保 証 期 間 警報器本体に表示された交換期限の期限内。
● 保守点検警報器の異常等のお申し出がありました際に無料● 保 証 適 用 取扱説明書に基づき正しく使用され、故障が製造で次の保守点検をいたします。ただし集中監視上の責任による場合は無料で交換します。
型警報器については別途保守契約によります。
● 保証適用除外 以下の保証の適用除外項目に記載してある事項（1）点検具を使用しての動作確認。
の場合。
（2）誤報発生の有無の確認（聴取による）。
（3）設置場所の適否についてのチェック。
（ 実 施 者 ）〒販売者

交換期限を過ぎた警報器は、新しい警報器とお取り替えください。
誤動作のおそれがあります。交換期限は警報器本体に表示しています。
警報器や電源プラグ（予備コンセント含む）を水につけたり、水をかけたりしないでください。
෩ȿɟᇣඨ
感電・ショート・発煙・発火のおそれがあります。
警報器をお手入れするとき以外は、電源プラグを抜かないでください。
禁 止
ガスもれが発生しても警報を発しません。
警報器以外の電気製品を同時に使用するとき
は、警報器の電源プラグに付属の予備コンセントを使用してください。
ぬれた手で電源プラグを抜き差ししたり、予備
コンセントを触ったりしないでください。
ȿɟਖ਼ᇣඨ
感電するおそれがあります。
電源プラグにほこりが付着している場合は、ほこりを取り除いてください。
必ず行う
火災の原因となります。
警報器の電源プラグや、予備コンセントに接続する他の電気製品の電源プラグは、コンセント
必ず行うの奥まで確実に差し込んでください。
感電・ショート・発煙・発火や、電源プラグ部分の過熱による焼損のおそれがあります。
警報器の電源プラグに大きな力をかけないで
ください。
禁 止
（例えば掃除機などの移動して使用する電気製品を接続することや、頻繁に抜き差しすること
はおやめください。）
必ず行う

ཌ෥Ջᇣ

ガス警報音が鳴っている間は、以下の内容を必ず守ってください。爆発のおそれがあります。

マッチやライターなど、火気を使わないでください。
電源プラグを抜かないでください。

禁

禁

TEL

禁

止

止

換気扇、電灯、蛍光灯など、電気製品のスイッ
チを入・切しないでください。

注意

部屋の外から、すぐに入室しないでください。

止
禁

警告
（保証者）
製造元および発売元（※保証の適用除外
この製品は保証期間内でも次のような場合、交換は有料となります。
（1）使用者の故意または不注意によって生じた故障または損傷。
（2）火災、天災、異常電圧、異常温度等の不可抗力による故障および損傷。
（3）取付位置が屋外、高温多湿等著しく不適当な場所および浴室に取り付けた場合。
（4）LPガス以外のガス、水や煮こぼれ等の液体、動植物による故障または損傷。
（5）その他使用上の誤り、分解、改造されたもの、衝撃等による故障または損傷。
（6）本書の提示がない場合、
ただし本書は日本国内のみ有効です。
（7）本書に販売店名の記入のない場合。
（8）その他販売者、製造元および発売元の責任によらない汚損、故障または損傷。
（9）高圧ガス保安法に基づいて設置された警報器の場合。
お客さま

販売者さまは必ず記入してください）

分解禁止

※お願い
（1）警報器の動作確認は、付属の点検ガス採取器で点検してください。
（2）本書は再発行しません。 紛失しないように大切に保管してください。
（3）交換期限を過ぎたものは保証いたしません。警報器は安全を守るためのものですから、必ず新しいものとお取り替
えください。
※ お客さまにご記入いただいた個人情報は、保証期間内の無料点検・交換対応および安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
※ この保証書によって、保証書を発行している者（保証者）、
およびそれ以外の事業者に対するお客さまの法律上の権利を制限するものではありません。
※ This warranty is valid only in Japan.

ご芳名

禁

止

必ず行う

分解や改造はしないでください。
故障の原因となります。
衝撃を与えないでください。
故障の原因となります。
常に通電されていること（緑ランプ点灯）を確認してください。
通電されていないと、ガスもれが発生しても警報を発しません。

本

TEL

ご住所

社

止

禁

止

禁

止

禁

止

〒532-0036 大 阪 市 淀 川 区 三 津 屋 中 2 - 5 - 4[北 海 道]札幌 （011）
231－1101㈹

[東

北]

仙

台 （022）295－6061㈹

[北

陸]

金

沢 （076）234－5611㈹

[関

[関

東]

東

京 （03）
5403－2706㈹新潟 （025）365－1390㈹[中〈マイコンメータ連動機能（S型・E型メータ接続時のみ）〉
S型・E型メータと接続している場合は、警報器とマイコンメータで信号の送受信を行い、以下のように動作します。

⑥●ガス警報動作マイコンメータからのしゃ断信号、復帰安全確認中信号、ガス使用許可信号を受けて、以下のように動作します。

①②

XH-638GPa
緑ランプ点灯[監視時]

ガスが規定濃度以上になると赤ランプ点灯約30秒後、「ピーピュー
しゃ断信号
ピーピュー」● マイコンメータが異常を感知して、ガスをしゃ断する場合の動作
マイコンメータがガスをしゃ断する際の信号を受けて、以下のように動作します。

マイコンメータがガスをしゃ断すると[ガスもれを検知している場合]③

赤ランプ点滅「ピーピュー
ピーピュー」※ 警報停止スイッチを押 すと、約1分 間 警
報音が停止し、「ピッ
ピッ」が鳴ります。

しゃ断信号を警報器に出力[マイコンメータがガス
をしゃ断]

②

[ガスもれがなくなった場合]④⑤

緑ランプ点灯「ピッピッ」（10分 ま で10秒 間 隔、
10分 ～ 12時 間 ま で2分間隔）
※ ４回目から音量が小
さくなります。

③

マイコンメータの復帰動作を行うと緑ランプ点灯
復帰安全確認中信号を「ピッピッピッ」
警報器に出力（5秒間隔）[マイコンメータがガスの復帰安全を確認中]

6

XH-638GPa
緑ランプ
赤ランプ
交互点滅
「ピッ」
（5秒～ 20秒間隔、ガスの使用量によって異なります）

マイコンメータ
異 常 を 感 知してしゃ断する5分～ 8分前に、
しゃ断 予 告 信号を警 報 器に出力そのままガスを使い続けると緑ランプ点灯しゃ断信号を警「ピッピッ」
報器に出力（10分 ま で10秒 間 隔、
10分 ～ 12時 間 ま で2分間隔）
[マイコンメータがガス※４回目から音量が小をしゃ断]
さくなります。
マイコンメータの復帰動作を行うと緑ランプ点灯
復帰安全確認「ピッピッピッ」中 信 号を警 報（5秒間隔）
器に出力[マイコンメータがガスの復帰安全を確認中]

西]大阪 （06）
6308－3155㈹[ 四国・中国 ]岡

山 （086）435－5087㈹広島 （082）568－2800㈹福431－1881㈹岡 （092）

州]●警報器とマイコンメータとの接続が切れたとき
XH-638GPa
緑ランプ赤ランプ
交互点滅

⑥

警告

②
⑦
交換期限の年

③

20XX年

⑧

マイコンメータ●警報器の電源プラグが抜けたとき、停電したとき
XH-638GPa
ランプ消灯

マイコンメータ

電 源 が 約40
分間供給さ
れないと

④

② 警報停止スイッチ（緑（電源）ランプと赤（ガス警報）ランプを内蔵）
通常は緑ランプが点灯しています。
ガスを検知すると赤ランプが点灯します。
故障しているときは、緑ランプが点滅します。
警報中にスイッチを押すと、警報音を約1分間停止することができます。
③ 警報ブザー
ガスを検知すると警報音が鳴ります。
④ XH-638GPa-L電源プラグ
消費電力が1490W以下の電気製品を接続できる予備コンセント付きです。コード長さは３ｍです。
⑤ XH-638GPa-S電源プラグ
予備コンセントなしのプラグです。コード長さは30㎝です。

赤ランプ
点灯「ピーピュー
ピーピュー」【マイコンメータと接続しているときのみ】

ガス警報時、
ガスのしゃ断信号をマイコンメータに送り、ガスをしゃ断します。
※ マイコンメータがガスをしゃ断した場合は、所定の復帰動作を行ってくだ
さい。
ガス警報

ガスの
しゃ断信号

マイコン
メータが
ガスをしゃ断故障したときは故障が発生すると、緑ランプが点滅し、約1分ごとに「ピッピッピッ」と鳴ります。
警報停止スイッチを押すと、以降36時間、「ピッピッピッ」は停止します。
※ 販売店に連絡してください。

緑ランプ点滅「ピッピッピッ」警報停止
36時間停止スイッチを押す

緑ランプ点滅4

危険警報音が鳴っている間は、以下の内容を必ず守ってください。爆発のおそれがあります。
マッチやライターなど、火気を使わない。

1 ドアや窓を開けて換気する。

もれたガスは空気より重く、室内の下部にたまっています。
空 気 が 流 れる
ようにドアと窓を開けてください。

禁止

電源プラグを抜かない。

止

緑ランプ点滅→点灯

赤ランプが消灯し、緑ランプが点灯します。
※ マイコンメータがガスのしゃ断動作（ガスのしゃ断予告・ガス遮断・復帰安全確認中・ガス使用許可）を行っている場合は、ランプ表示・ブザー音が鳴ります（P.6）
。

4 部屋に入り、ガス栓や器具栓を閉める。

ガスコンセント接続の場合、ガスコンセン
トからソケットを外してください。

3 ガスがなくなれば、警報音が停止する。

原因としては、煮こぼれ、ゴム管の外れ、ゴ
ム管の亀裂、ガス機器の立ち消えなどが考えられます。

処置をしても、警報音が鳴りやまないときは原因としては、煮こぼれ、ゴム管の外れ、ゴム管の亀裂、ガス機器の立ち消えなどが考えられます。
※ マイコンメータと接続している場
合は、警報音が鳴ってから約30秒
後に、マイコンメータがガスをしゃ断します。所定の復帰動作を行ってください。

部屋の外から警報音に気づいたときは危険警報音が鳴っている間は、部屋の外から、すぐに入室しないでください。
爆発のおそれがあります。

おねがい
たびたび警報音が鳴るときは、ガス機器の点検を受けてください。

販売店へ
連絡する。

ガスもれが無いのに警報音が鳴り、赤ランプが点灯しているときの処置のしかた
警報音が鳴ったり、赤ランプが点灯したとき
おねがい

警報器の電源プラグを抜かないでください。

注意
警報音を停止してもガス警報が続いている場合は、再度警報音が鳴ります。
※ この場合は、再度スイッチを押しても警報音は停止しません。

1 ドアや窓を開け、しばらく換気を続ける。
空気が流れるようにドアと窓を開けてください。

過去10日以内で緑ランプ
赤ランプ
最後に行った警報器の動作
警報なし
－
－
ガス警報
－
１秒間点灯
故障警報
－
１秒間に2回点滅
マイコンメータのしゃ断予告信号を
１秒間に１回点滅－表示※2※2
マイコンメータのしゃ断信号を表示 １秒間に２回点滅－
マイコンメータの復帰安全確認中
１秒間に３回点滅－
信号を表示※2
マイコンメータのガス使用許可信号
1秒点灯
－
を表示※2
※2
緑と赤の交互点滅
マイコンメータとの誤配線表示※２：S型・E型メータ接続時のみ● スプレー式の殺虫剤やヘアスプレーなどを、警報器の近くで使っていませんか。
● タバコの煙を警報器に吹きかけていません
か。
● 芳香剤などの濃いガスが警報器にかかっていませんか。
● 線香の煙が警報器にかかっていませんか。
● 溶剤、シンナー、ベンジンなどを大量に使用していませんか。
● フローリングのワックス、溶剤を含む接着剤を使用していませんか。
● 長時間、部屋を閉め切っていませんか。
● 焼き魚の煙などが警報器にかかっていませんか。
● みりんや酢などの調味料成分を含んだ蒸気が、警報器に大量にかかっていませんか。
● 可燃性のガスなどを使用していませんか。
● 警報器の通常の電圧範囲はAC100V±10Vです。それ以外で使用していませんか。
● 換気が十分でない状態で、湯沸器を使用していませんか。
● ガスコンロの着火ミスがありませんか。
● 自動車の排気ガスが室内にこもっていませんか。
● 炭火や練炭を使用していませんか。

6.警報器の取り外しかた・取り付けかた〈取り外しかた〉ら取り外す。

ドアや窓を開けて換気してください。

9❷

2 警報の原因がわかっている場合は、電源プラグを抜かずに警報停止ス
イッチを押す。
警報音を約１分間停止することがで
きます。

止

警報停止
スイッチ
を押す

赤ランプ点灯警報音を
約1分間停止「ピ ー ピュー
ピーピュー」

3 警報器周囲のガスが規定濃度以下になると、赤ランプの点灯や警報音が
停止する。

10

取り外す

電源コード

❶

〈取り付けかた〉

1 取付金具に警報器を取り付ける。

❷

❶

❸

2 電源コードをコード振れ止めにはめ込む。

1 部屋に入らない。

コード
振れ止め

1 電源コードをコード振れ止めか2 取付金具から警報器を取り外す。

赤ランプ
点灯
禁

警報停止スイッチを約１秒間押すと、過去10日以内で最後に行った警報器の動作を下表のランプ表示でお知らせします。
※ 電源を投入してから約25分以内に起こった警報器の動作の履歴は表示しません。

以下の原因が考えられますので調べてください。

3 ガスがなくなれば、警報音が停止する。

販売店へ連絡してください。

4 ガスもれの原因を確認する。

緑ランプ点灯緑ランプ点滅赤ランプ点灯
警報停止
手を
スイッチを
「ピッ」 離す「ピーピュー
約4秒間押す「ピッ
ピーピュー」
ピッ」

警報音が鳴ったり、赤ランプが点灯した原因について

メータガス栓を開けるときは販売店にご連絡ください。

5 ガスもれの原因を確認する。

赤 ラン プ が 消灯し、緑ランプが点灯します。
※ マイコンメー
タがガスのしゃ 断 動 作（ガス のしゃ断 予 告・ガス 遮 断・
復帰安全確認中・ガス使用許可）を行っている場合は、ランプ表示・ブザー音が鳴ります（P.6）
。

警報停止スイッチを約４秒間押すと、警報音を確認することができます。
※ マイコンメータへの信号は出力されません。

5

2 ガスメータ近くのメータガス栓を閉める。

2 ガス栓や器具栓を閉める。

ガスコンセント接続の場合、ガスコンセン
トからソケットを外してください。

その他の機能〈警報音確認機能〉

故障状態ではガスを検知できず、警報しない場合があります。

3

5.『ピーピュー』と警報音が鳴り、赤ラン
プが点灯しているときの処置のしかた

緑ランプ
ゆっくり点滅「ピッ
ピッ
ピッ」※ 故障警報中であっても、ガス検知部が正常に動作している場合は、警報することがあります。

※ 初期通電時及び停電復帰後の5分間は、不要な警報を防止する機能が働くため、少し警報しづらくなります。

8

緑ランプ
点灯

ガスが
規定濃度
以上になると警報器の交換期限を過ぎると緑ランプがゆっくり点滅※１
します（交換期限お知らせ機能）。
警報器が正常に動作しないおそれがありますので販売店に連絡し、警報器を交換してください。
※１：ゆっくり点滅
緑ランプが消灯から点灯、点灯から消灯へ連続的に変化します。

〈鳴動原因表示機能〉

警報時⑧ 端子カバーマイコンメータとの接続を行う際に使用します。接続は施工業者にお任せください。

2 緑ランプが点灯し、監視状態に入る。

[マイコンメータがガスの復帰安全を確認。ガス使用可能]

3.警報器のお知らせ機能について

XH-638GPa-S① ガス検知部および点検口
ガスを検知します。また点検ガスを注入する部分です。

禁

緑ランプが点滅します。 約20秒間はガスを検知しても警報音は鳴りません（停電復帰時も同じです）。
※ 緑ランプの点滅は、警報器の状態によって最長２分間続くときがあります。

他の電気製品を予備コンセントに接続する場合は、電気製品の電源スイッチを切ってから電源プラグの抜き差しを行ってくだ
さい。
感電のおそれがあります。

⑤

XH-638GPa-L

S型・E型メータにプラグ抜けが表示されます。

1 電源プラグをコンセントに差し込む。

必ず行う

予備コンセントに複数の電気製品を接続しないでください。
火災のおそれがあります。接続できるのは1490W以下の電気製品、1台だけです。

監視時

換気扇、電灯、蛍光灯など、電気製品のスイッチを入・切しない。

4.使用方法止警報器周囲のガスが規定濃度以上になると警報を発します。

火気厳禁※ プラグ抜けの表示が出た後、電源プラグをコンセントに差し込むと、約30分後にマイコンメータのプラグ抜け表示は消えます。

禁

ガスがもれたときは⑦ 検定合格証
高圧ガス保安協会の検定に合格した製品であることを証明しています。

※ マイコンメータとの接続が切れてから約24時間後に表示します（ブザー音は鳴りません）。

復帰安全確認が終了すると
緑ランプ点灯ガス使 用 許 可
「ピー」
信 号を警 報 器
（5秒間隔、最高3回）に出力

7

警報器以外の電気製品を同時にご使用になる場合は、警報器のプラグに付属している予備コンセントを使用することができます。
※ 30cmコード品には予備コンセントはありません。

警報音が鳴っている部屋にいるときは※ 復帰安全確認中に、器具のガスもれ（ガス栓の閉め忘れなど）がある場合、ふたたびガスをしゃ断します。
※ 復帰安全確認時間は、約1分間です。

④※ 警報器がガスもれを検知していると、赤ランプが点滅し続けます。
※ 復帰安全確認中に、器具のガスもれ（ガス栓の閉め忘れなど）がある場合、ふたたびガスをしゃ断します。
※ 復帰安全確認時間は、約1分間です。

復帰安全確認が終了すると
緑ランプ点灯ガス使 用 許 可
「ピー」
信 号を警 報 器
（5秒間隔、最高3回）に出力※a接点メータと接続している場合は、マイコンメータとの連動動作（③～⑥）は行いません。

①（06）6308－3155㈹交換期限を過ぎたときは

予備コンセントを使用する場合は⑥ 交換期限表示
警報器の交換期限が表示されています。

名古屋 （052）
951－2650㈹255－1901㈹
岡 （054）①

2[マイコンメータがガスの復帰安全を確認。ガス使用可能]

マイコンメータ部]

静[九H638GPaCT_(03)_1

取付位置を移動させないでください。
警報の遅れの原因となります。
取付位置を変える必要が生じたときは、販売店にご相談ください。
警報器の前に物を置いたり、取り付けたりしな
いでください。
警報の遅れの原因となります。
警報器に耳を近づけて、警報音を聞かないでください。
聴力障害などの原因になるおそれがあります。
警報器の近くでラジオなどを使用しないでください。
ラジオなどにノイズ（雑音）が入ることがあります。警報器から距離を離してお使いください。

2.各部のなまえとはたらき〈確認〉
警報器が確実に固定されていることを確認してください。

11

コード
振れ止め
はめ込む
電源コード

7. お手入れのしかた④ 採取管の先端部分の温度が下がるまで（約30秒程度）待った後、点検口にゆっくり（約3秒程度）ガスを注入する。
赤ランプが点灯して警報音が鳴れば、正常です。

注意
必ず行う

警報器をお手入れするときは、必ず警報器の電源プラグを抜いてください。
感電やけがの原因となります。接続されているマイコンメータが集中監視を行っている場合、集中監視元まで警報があがりますのでご注意ください。

警報器の表面が汚れた場合、水または石けん水で浸した布をよく絞ってふ
き取ってください。
ふき終わったら、警報器がぬれていないことを確認し、電源プラグをもとどおりコンセントに差し込んでください。
おねがい● お手入れするときは、警報器の内部に水が入らないように注意してください。
● アルカリ性洗剤、塩素系漂白剤、ベンジン、
シンナー、アルコールなどを使うと、警報器本体の表面を傷めることがありますので使用しないでください。
● 中性洗剤などを使ったときは、警報器本体の表面に傷がついたり、しばらく赤ランプが点灯したり、警報音が鳴りやまないことがあります。
● 集中監視を行っている場合は、電源プラグを長時間抜いたままにすると、
集中監視元に警報があがります（S型・E型メータのみ）。お手入れが終わった後は、電源プラグを差し込んでください。

赤ランプ点灯「ピーピュー
ピーピュー」

ゆっくり
ガスを注入

点検口

※ ガスを注入しても、警報を発しない場合は、「９.故障かな？と思ったら」を確認して、もう一度同じ作業を行ってください。
それでも警報を発しない場合は、警報器の故障が考えられますので、お買い求めの販売店に連絡してください。

9. 故障かな？と思ったらこんなときは

ここを確認してこう処置してください

緑ランプが消灯
している。

電源プラグが抜けていませんか。

電源プラグをコンセントに差し込
んでください。

電源ブレーカーが切れていませんか。

ブレーカーを入れてください。

停電していませんか。

停電でなければ、警報器の故障が考えられます。販売店にご連絡ください。

8. 点検方法（１）日常点検
日常点検は、緑ランプが点灯していることを確認してください。
（２）作動点検
準備いただくもの：点検ガス採取器（付属品）、
ガスライター（市販品）

注意・ 付属の点検ガス採取器以外は、絶対に使用しないでください。
・ 採取したガスを体内に吸引しないでください。
中毒症状を起こすおそれがあります。
・ 採取したガスは、
ガス警報機能の点検以外には使用しないでください。
・ ガスを採取した直後の採取管は、絶対に触採取管らないでください。
採取管を長時間加熱しないでください。
やけどをしたり、ガス採取器が破損するお やけどに注意
それがあります。
・ 点検ガス採取器は、お子様の手の届かない場所で保管してください。
① ガスライターを点火し、炎の高さを約4cmに調節する。
② 点検ガス採取器の容器部分を十分圧縮して、採取管の先端を炎の外炎の中央部へ持っていく。
外炎（橙色の部分）

内炎（青い炎部分）

外炎の中央部（橙色の炎の中央部）から吸引

炎の高さは4cm程度に調節

ガス採取器

警報器が温かくなっている。
緑・赤ランプ が交 互に点 滅している。

通電により、センサ部を加熱しています。異常ではありません。

－
音が鳴っていない。

マイコンメータとの接続が切れています。販売店にご連絡ください。

「ピッ」と音が鳴っている。

ガス器具をお使いの場合は、使用を中断してください※3。ガス栓の閉め忘れがないか確認してください。

緑ランプが点灯し、10 秒(または2分)間隔で「ピッピッ」が鳴っている。

マイコンメータがガスをしゃ断したことを知らせています。

所定の復帰動作を行ってください。

緑ランプが高速点滅し「ピッピッピッ」と鳴っている。

警報器の故障を知らせています。

販売店にご連絡ください。
警報停止スイッチを押すと警報音を約36時間止めることができます。

緑ランプがゆっく
り点滅している。

警報器の交換期限を過ぎたことを知らせています。

販売店に連絡して新しい警報器に交換してください。

たびたび警報音が鳴る。

ガス機器の異常が考えられます。

ガス機器の点検を受けてください。

ガス機器以外の燃焼機器の異常が考えられます。

それらの機器も点検を受けてください。

ガスがもれていないのに赤ラン
プが点灯し警報音が鳴る。

原因を調べてください。
（P.11「警報音が鳴った
り、赤ランプが点灯した
原因について」を参照）

処置をしても警報音が鳴りやまな
い場合は、警報器の故障が考えられます。 販売店にご連絡ください。

点検ガスで警報音が鳴らない。

点検口を間違えていませんか。

正しい位置で点検してください。
（P. 12「8.点検方法」を参照）

点検ガス採取器にガスが採取されていない可能性があります。

点検方法の項をお読みください。
（P. 12「8.点検方法」を参照）（約3秒程度）ゆるめ、炎の中からガス成分を吸引する。
③ 容器の圧縮をゆっくり※3： そのままガスを使い続けると、マイコンメータがガスをしゃ断します（マイコンメータがガスの使いすぎや長時間のガスの使用、器具のガスもれを検知し、ガスをしゃ断する機能によるものです）
。

12

13

ガスライター注意ὀព● FG線および信号線の接続は確実に行ってください。
● FG線はアース接地用ではありません。アース接地しないでください。
● 信号端子には極性がありますので注意してください。
● FG線は、信号線と十分な距離をとってください。
準備いただくもの：マイナスドライバー、
ニッパー、信号線、ＦＧ線※ 使用可能電線… 単線 ：φ0.65 ～ 1.2mm (AWG22 ～ 16)より線 ：0.5 ～ 1.0mm2 (AWG20 ～ 17)① 端子カバーを外す。
端子カバーの溝にマイナスドライバーを差し込んで回してください。

【警報器の下部から引き出す場合】 【警報器の背面から引き出す場合】
1）端子カバーのノックアウト部を 1）警報器背面のノックアウト部をニッパーなどで切り欠く。
ニッパーなどで切り欠く。
ノックアウト部

端子カバー
FG線用
ノックアウト部

20XX年

XH-638GPa-L

XH-638GPa-S

別 液化石油ガス用ガス漏れ警報器（誤報防止型）

対 象 ガ ス ＬＰガス
検 知 方 式 半導体式
1/4 以下警 報 ガス 濃 度 爆発下限界※4の1/100 以上、
警 報 方 式 赤（ガス警報）ランプ点灯 ブザー警報音（自動復帰式）
応 答 時 間 60 秒以内
警 報 音 量 70dB(A)/m 以上
電源 AC100V 50/60Hz
消 費 電 力 監視時約0.5W、警報時約1W
フォトトランジスタ オープンコレクタ出力（マイコンメータ専用）
外 部 出 力 信 号 監視時 OFF 警報時 ON/OFF または警報時 ON
出力信号遅延時間 約30 秒
使 用 温 度 範 囲 -10℃～ 40℃（結露しないこと）
寸
法 幅70 ×高さ120 ×奥行き25mm（突起部除く）
質

量 約210g

約120g

電 源 コ ー ド 長さ3m 、予備コンセント付き

長さ30cm、
予備コンセントなし※4： 爆発下限界
爆発は、空気に対するガスの割合がある範囲になったときに起こる可能性があります。その範囲を爆発限界といって、最高濃度を爆発
上限界、最低濃度を爆発下限界といいます。

3-3 警報器の取り付け（コード振れ止めの取り付けを含む）
注意ὀព
● 電気設備技術基準および内線規程により、電源コードはステップルや釘などで固定しないでください。
● 電源コードの上に重いものを置かないでください。

強く
押しつける

は くり 紙
をはがす

FG

端子台

※ 解除レバーを戻した後、線が抜けないことを確認してください。

木ねじ(10mm)

2 取り付け前の確認

2-1 梱包部品の確認
梱包部品の種類と個数を確認してください。
コード振れ止め…2個

両面テープ…２枚

皿木ねじ…２本

警告表示「警報器が鳴っ 取扱説明書
たら」ステッカー（保証書付）
…1枚
〔本書〕
…1枚

丸木ねじ
…２本

＋
－

FG

FG

⊖ ⊕

③ 警報器を取付金具に取り付ける。

❶

❷
❸

おねがい

余った電源コードは、ガス検知の妨げにならないよう、警報器のガス検知部から離して置いてください。

＋ケイホウ－ ＋外部1－

マイコンメータ側の端子※ 接続するマイコンメータによって、端子の配置が異なるものがあります。
接続する端子を間違えないよう、
ご確認ください。
※ 外部1に接続する場合はマイコンメータ設定スイッチをａ接点メータ側に切替えてください。切替えないで使用すると電源プラグを抜いた際に電源プラグ抜け出力信号でマイコンメータがしゃ断します。

〈正しい取付位置について〉● 床面から30㎝以内の高さで、ガス器具や元栓（ガス栓）の 最も遠いところより水平距離で４ｍ以内の場所へ取り付けてください。
● ガスもれを検知しようとするガス機器を設置している場所と同一の室内に取り付けてください。
● もれたガスが滞留しやすい位置
で、ランプの確認しやすい位置、点検が容易にできる場所へ取り付けてください。

〈交換期限お知らせ機能を解除する場合〉

出荷時、交換期限お知らせ機能が働いています（警報器の交換期限を過ぎたことを緑ランプの点滅でお知らせするものです）。
交換期限お知らせ機能を解除する場合は、警報停止スイッチを押しながら電源プラグをコンセントに差し込んでください。
緑ランプが速く点滅し、約20秒後に点灯に変わり、警報器は監視状態に入ります。
※ 交換期限お知らせ機能を復活させる場合は、同じ手順を繰り返してくだ
さい。交換期限お知らせ機能の変更（復活・解除）は何度でも可能です。

※ このとき、警報器がすでに故障していると緑ランプが点滅し続けます。
別の警報器とお取り替えください。
※ 緑ランプの点滅は、警報器の状態によって最長２分間続くときがあります。
※ 5：ゆっくり点滅
緑ランプが消灯から点灯、点灯から消灯へ連続的に変化します。

約20秒後●付属の点検ガス採取器以外は、絶対に使用しないでください。
●採取したガスを体内に吸引しないようご注意ください。
吸引しますと、中毒症状を起こす場合があります。
●採取したガスは、ガス警報機能の点検以外には使用しないでください。
●ガスを採取した直後の採取管は、絶対に触採取管らないでください。
採取管を長時間加熱しないでください。
やけどをしたり、ガス採取器が破損するお やけどに注意
それがあります。

緑ランプ
ゆっくり点滅緑ランプ点灯炎の高さは4cm程度に調節

ガスライター

4m以内〈木質壁・コンクリート壁の場合〉取付金具を付属の皿木ねじ（長さ13mm、2本）で壁面に固定する。
※ コンクリート壁の場合は、市販のカールプラグを打ち込
んで木ねじを使用してくださ
い。

30cm
以内
取付金具

● 警報器に器物や煮こぼれ、水、油などが落ちるところ。
誤動作や故障の原因になります。
● カーテンウォールなどで仕切られるところ。
警報が遅れる原因になります。
● 振動、衝撃の激しいところ。
誤動作や故障の原因になります。
● 給排気口、通路ドア付近などの風通しのよいところ、すきま風の入るところ。
警報が遅れる原因になります。
● 使用時しか電源を入れないところ(ビルなどの湯沸室で夜間電源を切るところ)。
警報器としての機能を果たしません。

● 温度が－10℃以下または40℃以上になるところ。
誤動作や故障の原因になります。
● 燃焼器具などの排気、湯気、油煙などが直接かかるところ。
センサ寿命が短くなったり、誤動
作するおそれがあります。
● 台所設備などでさえぎられるところ。
警報が遅れる原因になります。
● 浴室内、水のかかる場所、水滴がつく場所、結露する場所。
感電や電気的故障の原因になり
ます。
● 屋外。
屋内専用です。

3 取り付けかた

皿木ねじ

3-1 取付金具の取り付け注意ὀព
取付位置の材質・強度を確認し、土壁や強度の弱い合板には取り付けないでください。

④ 採取管の先端部分の温度が下がるまで（約30秒程度）待った後、点検口にゆっくり（約3秒程度）ガスを注入する。
赤ランプが点灯して警報音が鳴れば、正常です。

ゆっくり
ガスを注入

外炎（橙色の部分）〈タイル壁など木ねじが使用できない壁の場合〉① 取付位置のゴミや水気、油気などをふき取る。
② 粘着テープの片面のはくり紙をはがして取付金具の裏側に貼る。
③ 取付金具に貼った粘着テープの、もう片方の粘着テープ
はくり紙をはがして 壁 面に貼る。
取付金具の裏側に
貼り付ける

おねがい

壁と取付金具が密着するように壁面に十分押し当ててください。

〈取付ピッチ83.5mmのスイッチボックスへ取り付ける場合〉
取付金具を、Ｍ４皿ねじ（市販品）でスイッチボックスに取り付ける。

警報器

信号線
（マイコンメータと接続）
取付金具
FG線
Ｍ４皿ねじ
（市販品）

100Ｖ電線と信号線を区分する隔壁が必要

AC100V
差込接続器
ショートコード品

注意
ὀព

点検口

緑ランプ点灯注意ὀព

内炎（青い炎部分）

警告表示「警報器が鳴ったら」ステッカー
目につく場所に貼る。

1cm以上離す●信号線は、AC100V線や他の電気機器の電源線など、ノイズの影響を受けるおそれのある電線とは、十分な距離をとってください。
●電気設備技術基準および内線規程により、電源プラグを切断して電源線を直結しないでください。感電のおそれがあります。
●ボックス内で電源を接続する場合は、差込接続器を使用したプラグ接続としてください。差込接続器の配線は、電気工事士の資格が必要です。
●ボックス内は堅ろうな隔壁で、AC100V線と信号線とを区分してください。

16① ガスライターを点火し、炎の高さを約4cmに調節する。
② 点検ガス採取器の容器部分を十分圧縮して、採取管の先端を炎の外炎の中央部へ持っていく。

電源プラグをコンセントに差し込む。
緑ランプがゆっくり点滅※5し、約20秒後に点灯に変わり、警報器は監視状態に入ります。

FG

点検ガス採取器…1個

準備いただくもの：点検ガス採取器（付属品）、
ガスライター（市販品）
電源コードをはめ込む

ケイホウ ＋
ケイホウ －

取付位置については、
お客さまとよく相談して決めてください。

● 取付位置は、P.16「2-3 取付位置の確認」の正しい取付位置を守った上で、電源コードの距離・マイコンメータとの接続線の長さ・端子カバーを開けたときの配線のしやすさ・取付金具に警報器を引っ掛けるための隙間などを確認して決定してください。
● 壁面または台所設備の端より、警報器左端を1cm以上離して取り付けてください。
警報の遅れ、誤報の原因になります。

以下の場所には、絶対に警報器を取り付けないでください。

● 警報器の前に物を置いたり、取り付けたりしないでください。
警報が遅れる原因になります。
● 付属の取付ねじを使用して確実に取り付けてください。両面テープなどで取り付ける際は、取付面のほこり・油分などをきれいにふき取ってください。
● 警報器に耳を近づけて、警報音を聞かないでください。
聴力障害などの原因になります。
● 正しい取付位置に取り付けてください。
取り付けてはいけない場所に取り付けると、警報の遅れ、誤動作、故障の原因になります。

取付金具
…1個

2-3 取付位置の確認

おねがい〈取り付けてはいけない場所について〉

4-2 ガス警報機能の点検

マイコンメータ19● 分解や改造はしないでください。
故障の原因となります。
● 警報器を落下させるなど、衝撃を与えないでください。
故障の原因となります。

警報停止スイッチを押しながら電源プラグを差し込む

4-1 初期動作の点検

解除
レバー

警告
ὀព

緑ランプ
速く点滅

4 取り付け後の点検

10mm

作業を誤った場合に、取付作業者および使用者が傷害を負う場合
注 意 または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

汚れをふき取る

信号線用
引き出し部

FG

作業を誤った場合に、取付作業者および使用者が死亡また

警 告 は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

保証書の所定の欄に、販売店さまの名称・住所・連絡先を記入してください。
警告表示「警報器が鳴ったら」ステッカーの所定の欄に、販売店さまの名称と連絡先を記入してください。
警告表示「警報器が鳴ったら」ステッカーは、
お客さまの目につく場所に貼ってください。

15② 電源コードをコード振れ止めにはめ込む。

マイコンメータ設定スイッチ● 警報器の取り付けは、
この施工説明に従って指定された取り付けを行ってください。
● 取り付け終了後に、必ず動作確認を行ってください。万一、動作不良があった
ときは交換してください。マイコンメータと接続される場合は、マイコンメータの取扱説明書および設置工事説明書に基づいて動作確認を行ってください。
● 取り付け終了後に、P.23「6-1 警報器の説明」「6-2 お客さまへの周知事項」について、必ずお客さまに説明してください。
● 取り付け前に必ずお読みいただき、お客さまや他の人々への危害や損害を未然に防止するために、必ずお守りください。注意事項は、誤った取り扱いによる危害や損害の程度を、下記の表示で区分しています。

注意ὀព

接着だけで取り付けできない場合木ねじを使用して 固定する。

警報器



18

交換期限の年

12.仕様

2）信号線(FG線)を警報器の背面から引き出す。

⑤ 信号線(FG線)を挟まないように、端子カバーを閉める。
⑥ マイコンメータの端子に信号線（FG線）を接続する。

③ 警報器の端子部の表示に従って信号線（FG線）を接続する。
信号線（FG線）の先端の被覆を約10mmはがし、❶ 解除レバーを押し、❷ 端子台前面の穴に線を挿入し、❸ 解除レバーを戻す。


お願いとご注意■ 製品および保守点検について、添付の保証書に基づき、警報器本体に表示された交換期限の期限内を保証いたします。万一異常が生じた場合は速やかにお買い求めの販売店に連絡し保証書をご提示ください。保証書の記載内容に基づき、販売店が点検または交換いたします。
■ 保証書に販売店名の記入がない場合、保証対象外となります。お買い求
め時にご確認ください。
■ アフターサービスについて、ご不明の点がありましたら、販売店までご連絡ください。
■ 引っ越しをされるときは、販売店までご連絡ください。

種

2-2 保証書・警告表示「警報器が鳴ったら」ステッカーへの記入

1 施工される方へのお願いとご注意

11.アフターサービスについて

矢印部を切り欠く

2）信号線(FG線)を引き回し、警報器の下部から引き出す。

FG線用
引き出し部

信号線
（FG線）

■ 交換期限を過ぎた警報器は、規定の警報ガス濃度で警報を発しないなど誤動作のおそれがありますので、ぜひ新しい警報器とお取り替えください。交換期限は、警報器本体に表示してあります。
■ 警報器の交換期限を過ぎたとき
は、販売店までご連絡ください。

① コード振れ止めを壁面に固定する。

信号線用ノックアウト部

端子カバー② マイコンメータ設定スイッチを確認する。
最初は「S型・E型メータ」に設定されています。
上：S型・E型メータ… マイコンメータＳ、
ＳＢ、E、EB型に対応
下：a接点メータ… マイコンメータⅡ、Ｌ、Ｃ、Ｂ型（a接点出力）に対応「a接点メータ」に切り替える場合は、ボールペンなどの先端を使用して、ス
イッチを切り替えてください。
※ 異なるマイコンメータ設定スイッチに設定すると、正常に動作しないおそれがあります。

施工説明【施工される方へ】

14④ ノックアウト部を切り欠いて、信号線(FG線)を引き出す。

3-2 マイコンメータとの接続

10.交換期限※ 本警報器は、電源投入から５分以内において不要な警報を防止するための機能を備えており、点検ガスで警報しにくい場合があります。
※ ガスを注入しても、警報を発しない場合は、もう一度同じ作業を行ってください。
それでも警報を発しない場合は、警報器の故障が考えられますので、別の警報器とお取り替えください。

4-3 簡単点検機能でのマイコンメータとの連動確認
電源プラグをコンセントに差し込んでから約5分以内は、簡単点検機能が働いています。マイコンメータにしゃ断信号を即時で出力するため、点検時間が短縮されます。
① 電源プラグをコンセントに差し込んだ後、警報器が監視状態（緑ランプ点灯）になったことを確認し、警報停止スイッチを約4秒間押す。
緑ランプ点灯緑ランプ点滅赤ランプ点灯
警報停止
手を
スイッチを
「ピッ」 離す「ピーピュー
約4秒間押す「ピッ
ピーピュー」
ピッ」17

5 廃棄について
危険物・適正処理困難物ではありませんので、各市町村で定められた方法にしたがって廃棄してください。

6 お客さまへの説明について

6-1 警報器の説明① 警報動作および点検結果の説明。
② 取扱説明書を必ず読んでいただくことのお願い。
③ 本書の保管のお願い。
④ 取扱説明書に基づく主要な機能の説明と確認。
１. ガス警報の内容(赤ランプ点灯、警報音の確認)と、警報時にとるべき処置の説明。
２. 部屋の外にいて、ガス警報に気づいたときにとるべき処置の説明。
３. マイコンメータ連動機能の説明。
４. 誤報が発生する原因と処置の説明。
５. 交換期限お知らせ機能の説明。
６. 警報音確認機能の説明。
７. 鳴動原因表示機能の説明。

6-2 お客さまへの周知事項① 警報器の交換期限のお知らせ（本体に表示）。
② 保証書を必ず読んで内容を理解した上で取り扱うこと。
③ 警告表示「警報器が鳴ったら」ステッカーに記載の緊急連絡先のお知らせ。
④ 警報器の移設禁止（移設依頼時の連絡先）。
⑤ 警報器の分解禁止。
⑥ 引越時の処置。
⑦ 故障・異常時の連絡先。

② 警報音が停止した後、P.21「4-2ガス警報機能の点検」を行う。
警報音が鳴り、即時でマイコンメータにしゃ断信号を出力します。

外炎の中央部（橙色の炎の中央部）から吸引

ガス採取器③ 約15秒後に、マイコンメータがガスをしゃ断します。

③ 容器の圧縮をゆっくり（約3秒程度）ゆるめ、炎の中からガス成分を吸引する。

※ 接続されているマイコンメータが集中監視を行っている場合、集中監視
元まで警報があがりますのでご注意ください。
※ 電源プラグをコンセントに差し込んで約５分以降は、ガス警報が鳴ってから約30秒後に、警報器がしゃ断信号を出力します（通常動作）
。

21

22

電源プラグを
差し込む
約20秒後

20

23