流水救助技術と油分離容器を活用した河川漏油処理方法について
松山市消防局（愛媛）

１

栗田康弘

安川武志

宮田健太

はじめに河川における漏油処理事案にあっては毎年管内で発生しており、平成２２年度から２４年度８月現在において３６件、そのうち河川への流出により処理した事案は８件です。その都度、回収場所の選定に苦慮し、足元不安定な河川に入水して吸着マットの投入や回収を行うため、転倒受傷危険、防火着の破損や汚れに繋がり、回収可
能な川堰等に吸着マットを敷詰めても、ゴミ等の漂流物により堰を越水し、吸着マットが流されるなど回収作業に複数の人員を要して
い ま し た 。さ ら に 油 を 回 収 す る 吸 着 マ ッ ト に あ っ て も 吸 着 性 が 悪 く 、河川に投入する枚数も増え、水分も多く含むことから後処理にも苦慮していたところです。そこで、河川に入水することなく安全に油を収集し、迅速で簡単に処理する方法として、流水救助技術（ジップライン）と油分離容器を活用した漏油処理方法を考案しました。

２

流水救助技術（ジップライン）を応用した油回収要領について
ジップラインは河川等の流れのある場所、もしくは中州に取り残された要救助者を救助するための救助技術です（別添１参照）。
設定方法は、両岸に４５度の角度を付けた救助ロープを展張し、カラビナ等を介した要救助者は、水流により上流側から下流側の岸にロープに沿って搬送され、救助者は負担を軽減して安全に救助でき ま す 。こ の 技 術 を 河 川 に 流 出 し た 油 の 回 収 作 業 に 応 用 す る こ と で 、今まで危険を伴う河川中央部分で回収作業をしていたものを、入水せずに回収することが可能となります。また、闇雲に投入していた－ 27 －

吸着マットの使用を抑え、効率的に油分を収集することで、隊員の負担軽減と、少人数で作業を実施し、他の活動に人員を確保することが可能となります。

３

油分離容器について
吸着マットにて油分を回収する上でのデメリットは、油が吸着するまでに時間を要し、回収時に油と共に多量の水分も含んでしまうことです（回収時には重量があり搬送困難）。また、油を吸着した多量のマットを、一時的に砂の上等に仮置きすると、油が垂れ二次汚染の原因となるので、吸着後は早期に回収袋に廃棄する必要がありました。そこで、水分を効率良く排出して油分のみ吸着させることで、デメリットを解消したのが油分離容器です。

４構成品（別添２参照）⑴

ジップラインに活用するＰＰロープ付吸着マット作成要領
ＰＰロープ、ホッチキス、ステンレスリング、吸着マットを用意します。ＰＰロープに吸着マットを２分の１で折り返しＰＰロープに引掛け、ホッチキスにて隙間なく取り付けます。ＰＰロープ両端末にステンレスリングを取付けて完成です。
今 回 の 想 定 と し て 、標 準 的 な 普 通 河 川 、川 幅 ２ ｍ 、水 深 約 ０ .４ｍ、水流約１ｍ／Ｓとし、川幅約２ｍの普通河川に４５度のＰＰ
ロープ付吸着マットを作成する場合、３ｍとマット２枚分の余長が必要であることから、所属で使用している吸着マット１辺５０ｃ ｍ の 正 方 形 を 取 付 け た 場 合 、８ 枚 の 吸 着 マ ッ ト で 作 成 可 能 で す 。
⑵

引掛け棒付固定用ブロックの作成要領
コンクリートブロック２分の１を２個、園芸用支柱９０ｃｍの支柱４本、インスタントセメント１ｋｇを用意します。コンクリートブロックの穴に園芸用支柱２本を差込みます。水と練り合わせたインスタントセメントを流し込み、完全に固定して２個の引掛け棒付固定用ブロック（以下「固定用ブロック」という）を作－ 28 －成します（別添２引掛け棒付固定用ブロック図面参照）。
⑶

油分離容器の作成要領
今 回 の 試 作 品 と し て 、据 置 型 と 携 行 型 の ２ 種 類 を 用 意 し ま し た 。
据置型はプラスチック製の７号植木鉢１個、分解式組立台として 高 さ ３ ０ ｃ ｍ 、 幅 ２ ５ ｃ ｍ の 足 ２ 脚 、天 板 幅 ２ ５ ｃ ｍ ×３ ０ ｃ ｍに植木鉢を取付ける直径１９ｃｍの穴を空けたものを用意します。
まず分解式組立台を組立て、７号植木鉢内に吸着マット２枚の中心を取り、内部に挿入してクリップで固定します。さらに、中央部分に丸めた吸着マットを入れます。天板には交換目安となる吸着マットを設置し、植木鉢を差込み完成です（別添３参照）。
植木鉢は底部に水抜きがついており、上部の直径より下部の直径が小さいタイプを用意します。鉢の大きさは所属にて使用している吸着マットに対して、適当なサイズが７号であったためです。
携 行 型 と し て 、２ Ｌ の ペ ッ ト ボ ト ル と 吸 着 マ ッ ト ２ 枚 を 用 意 し 、
ペットボトルは底部２ｃｍの所を水平にカットします。吸着マッ
ト１枚を１０ｃｍ角に切り取り、ペットボトルの飲み口にゴムで固定します。もう一枚の吸着マットの中心を取り、ペットボトルの底部から３分の１まで挿入します。先程切取った残りの吸着マットを丸め、ペットボトルの底部から押し込み完成です（別添６参照）。なお、灯油等の粘度の低い液体を回収する際は、丸めた吸着マットを２枚使用します（据置型も同じ）。

５現場実践要領（別添４参照）
現場にて最も安定した箇所を選定し、固定用ブロックを引掛け棒が流れの向きになるよう河川の護岸に設置します。ＰＰロープ付吸着マットを作成し、端末に取付けたステンレスリングを固定用ブロックの上流側に取付け、ジップラインの要領によりＰＰロープ付吸着マットを４５度に展張します。油分がＰＰロープ付吸着マットの下流側に収集され、収集された油分をひしゃくですくい、油分離容器に注げば作業完了です。排出した水はバケツ等に回収して、河川－ 29 －

水路の関係課に処理を依頼することで、さらに環境にも配慮した活動となります。
固定用ブロックについては、引掛け棒を２本で使用し、ＰＰロープ付吸着マットを上流側に取り付けることで、下流側の棒は上流側からくるロープの流れを斜めに働かないように作用して、上流側の棒には後方へ力が掛かり、小さな固定用ブロックでも転倒を防止する効果がありました。水流が早い場合にあってはコンクリートブロックを追加して対応します（１個まで）。実験した普通河川最大水量時、川幅２ｍ、水深約０．５ｍ、水流約１．５ｍ／Ｓではコンクリートブロックを追加せずに対応できました。
ま た 、引 掛 け 棒 を ２ 本 に す る こ と で 油 を 収 集 す る ポ ケ ッ ト が で き 、ひしゃくでの回収を容易にしました。護岸と河川に高低差がある場
合には、引掛け棒にＰＰロープを結着して河川に投入します。その際、ＰＰロープ付吸着マットを掛けて投入することで、ステンレスリングと吸着マットの浮力効果により、自動的に河川の水深に対応するので調整の必要はありません（別添４④、⑤参照）。

６

油分離容器の検証検証用として、吸着状況と吸着重量を分かり易くするため、１枚の吸着マットを使用します。まず、従来の方法として、縦・横８０ｃｍのオイルパンに、水２Ｌ、２サイクルオイル０．１Ｌを注ぎます（別添５①、②参照）。吸着マットをオイルパン内に投入し５分間、油を吸着するよう隅々動かします（別添５③、④参照）。その結果、油と水を含んだ吸着マットの重量は３６０ｇでした（別添５⑤参照）。さらに、そのオイルパン内には吸着できなかったオイルの残りを確認しました。
次に据置型油分離容器について検証します。先程と同様に、水２Ｌ、２サイクルオイル０．１Ｌを加えたもの（別添５⑥、⑦参照）を今回作成した油分離容器に移し替えた結果（別添５⑧、⑨、⑩参照）、重量２００ｇですべての油を吸着（別添５⑪参照）、水分も－ 30 －

早期に排出しました。
続いて携行型油分離容器に同量の水と油を入れた結果、 重量１５０ｇで す べ て の 油 を 吸 着 、 最 も 水 を 排 出 し 、 従 来 の 方 法 よ り２１０ｇの重量差となりました（別添６検証２参照）。これは、吸着マット１０枚で２．１ｋｇもの効果を生んだことになります。さらに、吸着マット１枚で、最大約０．５Ｌまでの吸着能力を確認しました。吸着マット交換時期にあっても、排出部分の吸着マットが変色することで、交換時期を把握できます（別添６参考参照）。追加実験として同量の水とガソリンを、分離前と分離後に可燃性ガス測定器（ＧＸ－２００９）で測定した結果、分離前ＯＶＥＲ（ＬＥＬ１００％）表示、分離後０％ＬＥＬ（爆発下限界）の可燃性ガス
濃 度 と な り 、分 離 能 力 の 高 さ も 立 証 で き ま し た（ 別 添 ６ 検 証 ３ 参 照 ）。
据置型、携行型双方を比較検証した結果、携行型は吸着マットの使用枚数が最少で、機動性・吸着性に優れていました。据置型にあっても二次汚染が無く、設置後は作業が容易となり現場での有効性を実感しました。

７

おわりに今回の考案により、材料費が安価でコンパクトかつ機動性・確実性、そして安全性に優れた漏油処理が行えます。また職場から排出されるペットボトルの活用性を見い出すことで、職員のリサイクル運動や環境保全にも繋がると思います。
今後、この流水救助技術を活用した漏油処理方法及び油分離容器が、全国の漏油現場での活動に役立つことができれば幸甚です。

－ 31 －

ジップライン（テンションダイアゴナル）の技術の応用
水流に対しロープを４５°に展張抵抗がある。
ロープにつかまってもきつい。

抵抗が少ない。
岸側の方に流される。

上記技術応用表面の油の流出は防げるが、中央部に溜まる。

－ 32 －

片岸に表面の油が溜まり、回収可能。

別添１

作成方法

別添２

①②

ＰＰロープ先端にリングを付ける。必要幅を測り対岸側も同様に。

先端に合わせてホッチキスで吸着マットを留める。

③④先端に吸着マットを固定した状況。

続けて吸着マットを留めていく。

⑤⑥

隣接する吸着マット同士もホッチキスで留める。
(必要な長さまで設定。)

リングを固定用ブロックの先端側支柱に通す。

引掛け棒付固定用ブロック⑦寸法

対岸側も同様に設定し、完了。

90

ロープの通し方参考図
固定用ブロック
支柱

上流側

下流側
支柱

19

固定用ブロック

19.5
10－ 33 －据置型油分離容器
①

別添３

組立完成図

②

AC
D
B
E

A

A

4B

30C

2213025

1917.61425
寸法③

容器に吸着マット２枚を入れ、クリップで固定する。中に吸着マットを１枚丸めて入れる。な
お、油種の粘度、量により中に入れる吸着マットの枚数は増やす。

単位cm

プラスチック製
７号植木鉢
容量 約2.5L≪必要資器材≫A
B
C
D
E

架台×２天板×１
容器×１
吸着マット
50cm×50cm ×４固定用クリップ×４⑤④

架台と天板を組立て（はめ込み式）、吸着マットを１枚乗せる。
（交換時期の目安とする。）－ 34 －

吸着マットが容器底部を包むように天板に乗せて完成。作業中底部の吸着マットに油が吸着すれば適宜交換する。

河川への設定要領全景

別添４①②上流側の設定③下流側の設定

収集した河川の油膜
数分間で約0.04㎡の油膜を収集護岸と河川との高低差がある場合の引掛け棒付固定用ブロック設定要領
④⑤

護岸と想定

このまま川底まで川底と想定支柱の凹凸を利用し、ＰＰロープで結着する。護岸上部から投入することで、河川に入水することなく、引掛け棒付固定用ブロックを設定可能。

ＰＰロープ付吸着マットの高さについては、リングの使用と、吸着マットの浮力により、河川の水深に応じて、自動で調整される。

－ 35 －

別添５検証 1①②③80cm
水 2L
2ｻｲｸﾙｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ80cm

④0.1L

⑥⑤

水 2L
2ｻｲｸﾙｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ

360g⑦⑧⑩⑪⑨200g－ 36 －0.1L

携行型油分離容器作成要領①別添６②③出口に10cm角の吸着マット準備物を輪ゴムで固定する。交換時
・2Lのペットボトル期の目安とする。
(底側約2cm切断)
・吸着マット (50cm×50cm)×2
・吸着マット (10cm×10cm)×1・輪ゴム×1

検証①

50cm角の吸着マット１枚を中心が出口部分に合わさるように筒状に入れ、残り１枚を丸めて入れて完成。
なお、吸着マットの数については油の粘度が低い場
合は中に丸めて入れる数を増やす。

２③②
水 2L
2ｻｲｸﾙｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ

0.1L

参考

④

検証用として、50cm角の吸着マットを１枚のみ中に入れ、２サイクルエンジンオイルを約0.5L吸着した状況。出口部分の10cm角の吸着マットが変色し、油が吸着したことが確認できる。
このようになれば吸着マットを交換する。

150g

検証
水 2.0L
ガソリン

①

３

分離前

②

分離後0.1L

水面上約5cmで測定
可燃性ガス
OVER表示可燃性ガス
異常無し－ 37 －0％LEL

一般財団法人
郵便番号

全 国 消 防 協 会

１０２－８１１９

東京都千代田区麹町一丁目６番２号
アーバンネット麹町ビル５階
電話 （０３）３２３４－１３２１㈹ＦＡＸ （０３）３２３４－１８４７
再生紙を使用しています。

※禁無断転載