2003 年
防犯性能の⾼い建物部品の開発・普及に関する官⺠合同会議の防犯性能試験申請のご案内（2003 年 11 ⽉）（⼀般（⾮会員）向け）平成 15 年 12 ⽉ 1 ⽇
社団法⼈

⽇本シヤッター・ドア協会「防犯性能の⾼い建物部品の開発・普及に関する官⺠合同会議」（以下、「官⺠合同会議」という）は、平成 15 年度末を⽬途に防犯性能の⾼い建物部品⽬録を公表する予定ですが、社団法⼈

⽇本シヤッター・ドア協会は、建物部品の⾏う防犯性能試験の申請窓⼝となりました。建物部品の製造業者は、誰でも申請することができます。建物部品の申請要領等に関する書類を御覧いただく場合は、下記の該当する建物部品名をクリックしてください。なお、「建物部品の防犯性能の試験に関する規則」及び建物部品ごとに定められた「試験に関する細則」を予め御覧下さい。窓シャッターの申請要領に関しては、当協会業務担当あてにお問い合わせ願います。連絡先は、TEL 03-3288-1281 です。
なお、申請期間ですが、都合により、下記に変更しました。
変更後の申請期間：平成 15 年 11 ⽉ 4 ⽇ ( ⽕ ) 〜平成 15 年 12 ⽉ 24 ⽇（⽔）■重量シャッター、軽量シャッター、シャッター⽤スイッチボックス
・試験申請要領（PDF)

http://www.jsd-a.or.jp/wp2/wp-content/themes/shutter/pdf/doc_0312.pdf

・申請書類リスト
建物部品種別重量シャッター

申請書類
受験申込書（様式 1）（Word）
試験体図（様式 2重・軽）（Word）

施⼯要領書
構造説明図書（様式 3重・軽）（Word）

合同試験委任状（様式 4）（Word）
軽量シャッター

受験申込書（様式 1）（Word）
試験体図（様式 2重・軽）（Word）

施⼯要領書
構造説明図書（様式 3重・軽）（Word）

合同試験委任状（様式 4）（Word）
シャッター⽤スイッチボックス

受験申込書（様式 1）（Word）
試験体図（様式 2SB）
（Word）

構造説明図書（様式 3SB）（Word）

合同試験委任状（様式 4）（Word）

■ドア（B 種）・試験申請要領（PDF)

http://www.jsd-a.or.jp/wp2/wp-content/themes/shutter/pdf/list_0312.pdf

・申請書類リスト（Excel）
1. 受験申込書〈様式 1A〉
http://www.jsd-a.or.jp/wp2/wp-content/themes/shutter/ﬁles/1_0312.xls
2. 委任状〈様式 1B〉
http://www.jsd-a.or.jp/wp2/wp-content/themes/shutter/ﬁles/2_0312.xls
3. 試験体図 ( 姿図 )〈様式 2〉
http://www.jsd-a.or.jp/wp2/wp-content/themes/shutter/ﬁles/3_0312.xls
4. 試験体図 ( 断⾯図 )〈様式３〉http://www.jsd-a.or.jp/wp2/wp-content/themes/shutter/ﬁles/4_0312.xls
5. 仕様説明図⾯〈様式 4〉
http://www.jsd-a.or.jp/wp2/wp-content/themes/shutter/ﬁles/5_0312.xls
6. 試験体取付枠図⾯〈様式 5〉
http://www.jsd-a.or.jp/wp2/wp-content/themes/shutter/ﬁles/6_0312.xls
7. 主構成材料表〈様式 6〉
http://www.jsd-a.or.jp/wp2/wp-content/themes/shutter/ﬁles/7_0312.xls
8. 納まり図⾯〈様式 7〉
http://www.jsd-a.or.jp/wp2/wp-content/themes/shutter/ﬁles/8_0312.xls

シャッター・オーバーヘッドドアにおける⾵圧⼒基準を統⼀（2003 年 8 ⽉）
平成 12 年に施⾏された改正建築基準法に伴い、当協会ではシャッターやオーバーヘッドドアなど、外部に⾯する建具の⾵圧⼒に対する構造上の安全性について検討、協議を⾏ってきた。改正建築基準法には、シャッター他に関する⾵圧⼒の規定はないが、設計⼠をはじめとするお客様からの質問や問い合わせに的確に対応できるよう、当協会ではこのたび⾵圧⼒の算定の考え⽅、耐⾵圧⼒計算の基準を統⼀した。それに伴い、「シャッター・オーバーヘッドドアの耐⾵圧強度計算基準」の内容の⾒直しもあわせて⾏い、同改訂版は 9 ⽉中に会員に配布される予定となっている。
外壁まわりのシャッターやオーバーヘッドドアの設定⾵圧⼒は、顧客の要求パターンにより、次のように対応します。
1. 顧客から⾵圧⼒等の指定⼜は条件の提⽰がある場合顧客から⾵圧⼒を指定されたり、指定基準や⾵圧⼒の算定に必要な条件の提⽰があった場合は、これに従い⾵圧⼒を設定、ないし算定します。
2.「建築⼯事共通仕様書」の適⽤を受ける建築⼯事の場合
シャッターやオーバーヘッドドアを設置する建物が国⼟交通省の「建築⼯事共通仕様書」の適⽤を受ける建築⼯事で、特に⾵圧⼒の指定（特記）がない場合は、「旧建築基準法施⾏令第 87 条」に則って算定します。
「旧建築基準法施⾏令第 87 条」とは、改正前の建築基準法に規定された公の基準として、これまで⻑年にわたり使⽤されてきたものであり、公的機関をはじめ、建築関連業界からの当協会に関わる製品に対する要求性能は、この基準に基づいたものです。
≪⾵圧⼒の算定式≫
⾵圧⼒

P＝ｑ×C１×C2 〔N ／ m2〕

ａ．速度圧ｑ＝60√h 〔Kｇｆ／ m2〕＝9.8×60√h 〔N ／ m2〕
ここで、h：地盤⾯からの⾼さ〔m〕
ｂ．⾵⼒係数 C１・・・・ 旧建築基準法施⾏令第 87 条による。

ｃ．速度圧低減係数 C2 ・・・・ 昭和 27 年建設省告⽰第 1074 号による。

3. ⾵圧⼒の指定が特にない場合
⺠間⼯事等で、特に⾵圧⼒の指定がない場合は、当協会が別途定める「耐⾵圧強度計算基準」に基づく製品の耐⾵圧強度（許容⾵圧⼒）をもとに、顧客（発注者）と会員各社（⽣産者）両者の当事者間協議により⾵圧⼒を確認します。
建物の設置場所や⽴地環境及び形状等を考慮した上で、適切な強さの製品を顧客へ提案するものとします。

4. ⾵圧⼒の算定
Ⅰ. ⾵圧⼒で指定された場合
P＝指定⾵圧⼒ 〔N ／ m2〕
Ⅱ. 旧建築基準法施⾏令第 87 条及び昭和 27 年建設省告⽰第 1074 号による場合(1) 速度圧を求める。
ａ．地盤⾯からの⾼さが 16ｍ以下の場合
ｑ ＝60√h 〔ｋｇｆ／ m2〕＝9.8×60√ｈ 〔N ／ m2〕
ｂ．地盤⾯からの⾼さが 16ｍを超える場合
ｑ ＝1204√ｈ 〔ｋｇｆ／ m2〕＝9.8×1204√ｈ 〔N ／ m2〕(2) ⾵⼒係数及び地域による速度圧低減係数を選定する。
⾵⼒係数 C1 ：旧建築基準法施⾏令第 87 条による速度圧低減定数 C2：昭和 27 年建設省告⽰第 1074 号による

(3) ⾵圧⼒を求める。
P＝ｑ×C1×C2 〔N ／ m2〕
Ⅲ. ⾵速から求める場合(1) 速度圧を求める。
ａ．地盤⾯からの⾼さが 16ｍ以下の場合
ｑ＝0.058Ｖ02×（ｈ／ 15）1 ／ 2〔ｋｇｆ／ m2〕＝9.8×0.058Ｖ02×（ｈ／ 15）1 ／ 2〔Ｎ／ m2〕
ｂ．地盤⾯からの⾼さが 16ｍを超える場合
ｑ＝0.058Ｖ02×（ｈ／ 15）1 ／ 4〔ｋｇｆ／ m2〕＝9.8×0.058Ｖ02×（ｈ／ 15）1 ／ 4〔N ／ m2〕

(2) ⾵⼒係数及び地域による速度圧低減係数を選定する。
⾵⼒係数 C1：旧建築基準法施⾏令第 87 条による速度圧低減定数 C2：昭和 27 年建設省告⽰第 1074 号による(3) ⾵圧⼒を求める。
P＝ｑ×C1×C2〔N ／ m2〕
Ⅳ. ⾵圧⼒の指定がない場合
⾵圧⼒は、メーカーのカタログ値⼜はＪＩＳなどによる当事者間協議とする。

エレベータ前防⽕区画に⽤いる特定防⽕設備「鋼製折りたたみ⼾」の国⼟交通⼤⾂認定を取得（2003 年 4 ⽉）
当協会と ( 社 ) ⽇本サッシ協会は合同で、「鋼製折りたたみ⼾」に関し、遮煙性能を有した特定防⽕設備の⼤⾂認定を平成 15 年 3 ⽉ 26 ⽇付けで取得しました。
認定番号は「CAS-0040」、名称は「鋼製開き⼾・⽊質系開き⼾・鋼製シャッター・鋼製折りたたみ⼾／複合防⽕設備（準耐⽕構造壁・床付き）」、対象条⽂は「建築基準法施⾏令第 112 条 14 項第⼆号（遮煙性能を有する防⽕設備）」となっています。
当協会では平成 14 年 5 ⽉ 31 ⽇付けで、鋼製シャッターと鋼製開き⼾に関する⼤⾂認定（CAS-0002）を既に取得していますが、エレベータの昇降路前は防⽕設備を設置するためのスペースが取りにくいため、狭いスペースでも対応できる⼤⾂認定品の要望が以前よりありました。そのため、鋼製折りたたみ⼾について、⼤⾂認定に必要な申請書類を平成 15 年
1 ⽉ 15 ⽇に ( 財 ) 建材試験センターに提出。同センターでの性能評価基準に適合し、国⼟交通省への申請がなされたのを受けて、今回の⼤⾂認定取得となりました。
当協会は、4 ⽉ 18 ⽇付けで会員に対して⼤⾂認定品 (CAS-0040) の使⽤登録申請の案内を⾏い受付けを開始しましたが、今後は CAS 専⾨委員会の審査を経た上で、同認定品の製造・供給に関する使⽤契約を交わすことになります。また、使⽤契約を交わした会員が⼤⾂認定品を施⼯する場合は、その品質保証の証として⼤⾂認定番号と会員番号他が記載された証紙を貼付することになります。
今回の鋼製折りたたみ⼾の申請にあたり、CAS-0002（鋼製シャッター・鋼製開き⼾）､CAS-0003（耐熱板ガラス⼊り鋼製開き⼾）､CAS- 0004（⽊質系開き⼾）、CAS-0014（網⼊り板ガラス⼊り鋼製開き⼾）との組み合わせを織り込んだことで⼤⾂認定品の名称が「鋼製開き⼾・⽊質系開き⼾・鋼製シャッター・鋼製折りたたみ⼾／複合防⽕設備（準耐⽕構造壁・床付き）」となっていますが、あくまでも「鋼製折りたたみ⼾」単独の認定となります。なお、鋼製折りたたみ⼾とそれ以外の⼤⾂認定品を組み合わせて設置する場合は、それぞれの⼤⾂認定品について、CAS-0002（当協会）、CAS -0014（( 社 )⽇本サッシ協会）、CAS-0003、CAS-0004（（社）カーテンウォール・防⽕開⼝部協会）の使⽤登録通知書を取得していることが必要となります。
・認定書

http://www.jsd-a.or.jp/wp2/wp-content/themes/shutter/pdf/cas-0040.pdf

シャッター・ドアの防犯性能に関する今後のあり⽅が公表される（2003 年 3 ⽉）
平成 14 年 11 ⽉、警察庁、国⼟交通省、経済産業省及び関係団体により「防犯性能の⾼い建物部品の開発・普及に関する官⺠合同会議」が設置され検討してきましたが、この度、中間取りまとめが公表されました。同合同会議には部品別の検討委員会があり、ＪＳＤＡでは「シャッター・ドア・サッシ検討委員会」に出席し、検討を続けてきました。今回の中間取りまとめでは、シャッター、ドアの防犯性能の定義やその評価⽅法が⽰され、5 分間を超えて侵⼊を防ぐという当⾯の防犯性能の⽬安も公表されました。最終的には、平成 16 年 3 ⽉をめどに「防犯性能の⾼い建物部品⽬録」としてまとめられ、公表されます。詳しくは、下記の警察庁のホームページをご覧ください。
・警察庁のホームページ

http://www.npa.go.jp/safetylife/seiankis4/tatemonobuhinn.htm