1

1
無断複製・転載等禁止

泊発電所３号炉
基準地震動の策定について（令和５年４月２８日審査会合における指摘事項に対する検討状況について）

令和５年５月１２日
北海道電力株式会社

2

2

第1142回審査会合（2023年4月28日）における指摘事項に対する検討状況について
No.

1

2

指摘事項

検討状況
• 断層モデルを用いた手法による地震動評価結果のうち，基準地震動Ｓｓ１の応答スペクトルを上回る周期で最大の応答スペクトルとなる１３ケースを基準地震動として設定する。
断層モデルを用いた手法による地震動評価結果のうち，基準地
震動Ｓｓ１の応答スペクトルを上回る周期で最大の応答スペクト • 応答スペクトルに基づく手法による基準地震動としてＳｓ１，断層モデルを用いた手法による基準地震動としてＳｓ２－１～ルとなる地震動について，１３ケースの全てを基準地震動としてＳｓ２－１３，震源を特定せず策定する地震動による基準地震設定すると理解。
動としてＳｓ３－１～Ｓｓ３－５の合計１９波を基準地震動として設定する。
• 基準地震動Ｓｓ１を上回る周期で最大の応答スペクトルとはならないが，基準地震動としていた３ケースについては，基準地震動として採用しない考え方を明確にするため，施設に与える影響および，全体の論理構成の再整理中。

事業者が上記以外で基準地震動として追加設定している３ケースについては，基準地震動として採用しないことについて考え方を明確にして，全体の論理構成を含め整理すること。

2023年
審査項目

検討内容

4月
175月
24

18156月22295127月
1926

3

10

178月
24

31714

▼面談
• 全体

▼審査会合
資料作成

基準地震動の策定

▼審査会合

説明期間

選定理由の整理• 断層モデルを用いた手法による基準地震動超過確率の参照▼資料提出• 基準地震動の年超過確率の参照

論理構成の再整理▼資料提出
資料作成（地震ハザード評価については検討終了）

▼審査会合
説明期間

2128

33

第1142回審査会合からの変更概要■第1142回審査会合（2023年4月28日）からの変更概要○断層モデルを用いた手法による基準地震動の設定にあたっての基本的な考え方は変更しない。
○選定方法（設定フロー）のうち，ＳＴＥＰ１において，基準地震動Ｓｓ１の応答スペクトルを上回る周期で最大の応答スペクトルとなる１３ケースを基準地震動として設定する。（変更なし）○選定方法（設定フロー）のうち，ＳＴＥＰ２において，水平方向および鉛直方向の同時入力評価において施設に大きい影響がある可能性がある地震動を確認していたが，基準地震動として設定しないケースの地震動レベルの確認にて整理する。
⇒第1142回審査会合（2023年4月28日）において，ＳＴＥＰ２で基準地震動に追加で設定した３ケースについては，施設影響の観点から他の地震動との比較結果を踏まえて，基準地震動として採用しない考え方を整理する。

第１１４２回審査会合

基本的な考え方➢断層モデルを用いた手法による基準地震動の設定にあたっては，地震動レベルが大きいケースが施設に大きい影響を与えると考えられることから，基準地震動Ｓｓ１を上回る周期で最大の応答スペクトルとなる地震動を基準地震動として設定する。
➢また，検討用地震ごとに地震動の諸特性の傾向に特徴があることか
ら，検討用地震ごとに地震動レベルを確認し，施設に大きい影響を与える可能性がある場合には，基準地震動として設定する。

今後の対応
➢変更なし

【ＳＴＥＰ１】
地震動レベルが大きいケースが施設に大きい影響を与えると考えられることから，基準地震動Ｓｓ１を上回る３９ケースのうち，基準地震動Ｓｓ１を上回る周期で最大の応答スペクトルとなる地震動を基準地震動として設定

地震動レベルが大きいケースが施設に大きい影響を与えると考えられることから，基準地震動Ｓｓ１を上回る３９ケースのうち，基準地震動
Ｓｓ１を上回る周期で最大の応答スペクトルとなる地震動を基準地震動として設定（変更なし）【ＳＴＥＰ２】

選定
方法

検討用地震ごとに地震動の諸特性の傾向に特徴があることから，検討用地震ごとに，基準地震動Ｓｓ１を上回る周期帯（以下，「着目する周期帯」とする。）の３方向で地震動レベルが有意に大きい地震動を，水平方向および鉛直方向の同時入力評価において施設に大きい影響を与える可能性がある地震動として基準地震動に追加で設定【妥当性確認】
基準地震動に設定したケースについて，基準地震動として設定していない個々のケースと着目する周期帯の３方向の地震動レベルを比較することにより，基準地震動の地震動レベルが大きいことを確認し，基準地震動が適切に設定されていることを確認【基準地震動として設定しないケースの地震動レベルの確認】
検討用地震ごとに，基準地震動として設定していないケースについて，基準地震動として設定したケースと着目する周期帯の３方向の地震動レベルを比較し，水平方向および鉛直方向の同時入力評価において施設に与える影響が小さいことを確認する。
なお，施設に大きい影響を与える可能性がある場合には，基準地震動として設定する。

4

4

第1142回審査会合からの変更概要■第1142回審査会合（2023年4月28日）からの変更概要（断層モデルを用いた手法による基準地震動の設定結果）【積丹半島北西沖の断層による地震】（基準地震動：１０ケース⇒７ケース）【尻別川断層による地震】（基準地震動：１ケース⇒１ケース）（変更なし）
基準地震動Ss1を

第1142回超過するケース

審査会合

基本震源モデル

今回

備考

最大

基準地震動Ss1を

第1142回ケース※

超過するケース

審査会合

最大ケース※

破壊開始点１基準地震動

基準地震動破壊開始点４

破壊開始点２

基準地震動

基準地震動

○

破壊開始点３

基準地震動

基準地震動

○

破壊開始点４

基準地震動

基準地震動

○

基準地震動

基準地震動

○

基準地震動

基準地震動

○

断層の傾斜角走向0°ケース

破壊開始点２
破壊開始点３
破壊開始点４

基準地震動

基準地震動

応力降下量

○

破壊開始点２
応力降下量

備考

破壊開始点２
破壊開始点１

断層の傾斜角

今回

断層の傾斜角破壊開始点３

走向20°ケース

破壊開始点４応力降下量※基準地震動Ｓｓ１を上回る39ケースのうち，基準地震動Ｓｓ１を上回る周期で最大の応答スペクトルとなる地震動○

破壊開始点１
破壊開始点３
破壊開始点２
破壊開始点４
破壊開始点１
破壊開始点２
破壊開始点１

走向40°ケース【ＦＳ－１０断層～岩内堆東撓曲～岩内堆南方背斜による地震】（基準地震動：５ケース⇒５ケース）（変更なし）
基準地震動Ss1を第1142回超過するケース

審査会合

今回

備考

断層の傾斜角

応力降下量

破壊開始点２基準地震動

破壊開始点３基準地震動

破壊開始点４基準地震動

破壊開始点2基準地震動

施設に与える影響を再整理して，基準地震動として採用しない考え方を明確にする。
基準地震動

○

※基準地震動Ｓｓ１を上回る39ケースのうち，基準地震動Ｓｓ１を上回る周期で最大の応答スペクトルとなる地震動
最大ケース※

基本震源モデル 破壊開始点１
破壊開始点１

基準地震動

基準地震動

○

基準地震動

基準地震動

○

破壊開始点２
断層の傾斜角破壊開始点３
破壊開始点４
破壊開始点５○断層モデルを用いた手法による基準地震動として１３ケースを設定

破壊開始点６
破壊開始点１
応力降下量

破壊開始点３
破壊開始点５
破壊開始点１

基準地震動

基準地震動

○

破壊開始点３
破壊伝播速度

破壊開始点４
破壊開始点５

基準地震動

基準地震動

○

破壊開始点６

基準地震動

基準地震動

○

※基準地震動Ｓｓ１を上回る39ケースのうち，基準地震動Ｓｓ１を上回る周期で最大の応答スペクトルとなる地震動○応答スペクトルに基づく手法による基準地震動としてＳｓ１，断層モデルを用いた手法による基準地震動としてＳｓ２－１～Ｓｓ２－１３，震源を特定せず策定する地震動による基準地震動としてＳｓ３－１～Ｓｓ３－５の合計１９波を基準地震動として設定

5

5

断層モデルを用いた手法による基準地震動
積丹半島北西沖の断層による地震（前回会合で基準地震動として設定した３ケース）○第1142回審査会合（2023年4月28日）においてＳＴＥＰ２で基準地震動に追加で設定した３ケースについては，基準地震動として設定しないケー
スの地震動レベルの確認において，他の地震動と地震動レベルを比較し，施設影響の観点から基準地震動として採用しない考え方を整理【比較対象】【確認事項】••••

水平・鉛直方向の同時入力評価を考慮した場合でも，他の地震動より施設に与える影響が小さいことなどを確認（着目する周期帯の３方向の地震動レベルを比較）•

基準地震動として採用しない

積丹半島北西沖の断層による地震の評価結果同士の比較
基準地震動Ｓｓ１との比較
他の基準地震動との比較（h=0.05）1000（h=0.05）1000

着目する周期帯着目する周期帯着目する周期帯

10010100

速 度 （cm/s）

速 度 （cm/s）

速 度 （cm/s）

10010

着目する周期帯着目する周期帯

11

ＮＳ方向

ＥＷ方向

0.1

ＵＤ方向

0.1
0.1

10

着目する周期帯

10.01（h=0.05）1000

周 期 （s）

110

基準地震動Ｓｓ１
走向０°ケース（断層の傾斜角，破壊開始点１） （Ｓｓ２－７）
走向０°ケース（断層の傾斜角，破壊開始点２） （Ｓｓ２－８）
走向０°ケース（断層の傾斜角，破壊開始点３） （Ｓｓ２－９）

0.1
0.01

0.1

周 期 （s）

110

積丹半島北西沖の断層による地震（基準地震動Ｓｓ１を上回るケース）
走向０°ケース（断層の傾斜角，破壊開始点４） （Ｓｓ２－１０）
走向２０°ケース（断層の傾斜角，破壊開始点４） （Ｓｓ２－１１）
走向２０°ケース（応力降下量，破壊開始点２） （Ｓｓ２－１２）

0.01

0.1

周 期 （s）

1

走向４０°ケース（応力降下量，破壊開始点２） （Ｓｓ２－１３）
走向４０°ケース（断層の傾斜角，破壊開始点２）
走向４０°ケース（断層の傾斜角，破壊開始点３）
走向４０°ケース（断層の傾斜角，破壊開始点４）※赤枠：前回審査会合（令和5年4月28日）にて代表ケースとしていたケース

10