室 内 の 空 気 環 境 を 守 る ︑高 品 質・高 性 能 な ト ラ ッ プ

業 界 をリ ードし 続 ける
空 調 機 用ドレントラップ の防 臭・防 虫 に 優 れ た
効果を発揮

トップ ブ ランド
封 水 が 切 れても

特 殊 フロ ートボ ー ル が汚染空気の逆流を防止

内部部品は簡単脱着で点 検・清 掃 が 容 易

封水切れ時でも効 果を発 揮する
フロートボール式 空 気 逆 流 防 止 弁

1A・トラップC・トラップ

中・大型空調機用ドレントラップ。

小型空調機用ドレントラップ。

2つのチャッキ弁機能により高静圧運転でも小型で、天井裏等の狭い場所でも確実に臭気の逆流を防ぎます。

容易に設置が可能です。

主な設 置 対 象

エアハンドリングユニット等の中・大型空調機

主な設 置 場 所機 械室設 置 方 法

床 置き

接 続 口 径3 2 A、40 A、5 0 A

主な設 置 対 象

ファンコイルユニット、ビルマルチエアコンの室内機、床置きパッケージエアコン等の小型空調機（ドレン口静圧：0〜−1000Pa）

主な設 置 場 所

天井裏、パイプシャフト内等

設 置 方 法配管組込

接 続 口 径25A、30A、40A、50A

ご存知ですか？

排 水 管 を 通 じて 、
汚 染 さ れ た 空 気 も 移 動 して い ま す。
空調機から発生する結露水は、排水管を通じて、排水桝へと流れていきます。
同時に、排水管には、大気中の汚染空気が流れ、室内側へと向かいます。
室内の空気環境を守るためにも排水管を通じての臭気・害虫等の侵入を防止する事が必要です。

C・トラップA・トラップ

建築物における排水その他の配管設備の設置及び構造は国土交通省告示第243号に準じてください。

2

Aトラップ H P

フロートボール式
中・大型空調機用ドレントラップ

A・トラップきれ い な 空 気 のため に「A・トラップ」はトラップ機能を箱型に納めた床置型の空調機用ドレントラップです。2つのチャッキ弁をもつ合理的な設計で、封水切れ時にも防臭・防虫効果を発揮します。
また、30年 以 上の実 績が物 語るように、耐 久 性に優れ、保守・点検・清掃が容易な上、美観にも優れています。

保守・点検・清掃が容易
上蓋やトラップ蓋、フロート弁室蓋などにより、保守・点検・清掃が簡単にできます。

本体はＦＲＰ製
FRPは錆びと無縁で内外面の腐食の心配はありません。
結露も発生しにくいです。

高い耐熱性
標準仕様品 MAX60℃
耐熱仕様品 MAX80℃

F-ATSW32T（実製品のカットモデルです）

3

製 品ラインナップ
静圧タイプ

吸込型

押込型

FRP製
保温型

F-ATSW 32／40／50

F-ATPW 32／40／50

F-ATS 32／40／50

F-ATP 32／40／50

S-ATSW 40／50

S-ATPW 40／50

FRP製

SUS製保温型

A・トラップ の 種 類と選 定フロ ー■ A・トラップには、〈吸込型〉と〈押込型〉の2つのタイプがあり、設置する空調機のタイプに応じて選定します。
■ 結露対策を必要とする場合は、A・トラップ本体に保温材を施した〈保温型〉を選定してください。
■ 接続口径は、3種類をご用意しています。
■ 特注品として、4仕様をご用意しています。
選定条件

A・トラップ のバリエーション

ドレン口の静圧※

負 圧

正 圧

A ・トラップの種類

結露対策

結露対策

S型

吸込型

あり

SW型

吸込保温型

なし

P型

押込型

PW型

押込保温型

なし

あり

流入口・流出口の接続口径

3種類の接続管サイズ

32A

特注品

透明蓋

内部が見える、アクリル製の蓋

耐候性透明蓋

屋外設置可能、透明ポリカーボネイト製の蓋

40A

耐熱［MAX80℃］

50A

水抜き管接続口付

内部部品の材質を変更した高温度排水対応
本体側面に水抜き管用接続口を付加※ドレン口の静圧の区別については技術資料の設置例（ｐ.11）をご覧ください。

4

特注品

透明蓋
内部が見えるアクリル製の蓋に変更

耐候性透明蓋
屋外設置可能、内部が見える

F-ATSWT

透明ポリカーボネイト製の蓋に変更

透明蓋

耐熱型
内部部品の材質を耐熱仕様に変更［60℃→80℃］

F-ATPWH

F-ATSWH（ドレン管）

水 抜 き管 接 続 口 付
空調機からの水抜き管の（ドレン管）接続口を付加
サイズ 15〜50A 1〜2箇所

水抜き管

F-ATSWM

5

S型

使用静圧

0 〜 -3000Pa

F-ATSW32 ／ F-ATSW40 ／ F-ATSW50
吸込保温型タイプ

負圧（マイナス圧）
専用

F-ATS32 ／ F-ATS40 ／ F-ATS50
吸込型タイプ

400320負圧（マイナス圧）専用

15018020075

F-ATPW32 ／ F-ATPW40 ／ F-ATPW50
正圧（プラス圧）
専用

200

正圧（プラス圧）
専用
350320320200652107510150

400170140

F-ATP32 ／ F-ATP40 ／ F-ATP50
押込型タイプ150

押込保温型タイプ

65

0 〜 +1450Pa

200

使用静圧

170

P型

130A・トラップ

13014021015010350
320180

A・トラップ

図面ダウンロードは
こちらから

320

主な仕様
本体・蓋材 質FRP / SUS

施工及び取り扱い上のご注意

トラップ・フロート弁室・流出管

PVC / CPVC

● 耐熱温度は60℃（耐熱仕様は80℃）です。●最大排水能力は20Ｌ/minです。●他のト特殊フロートボール

ポリカーボネイト

ラップと二重トラップにならないようにしてください。●凍結する恐れのある場所、高温にな

フロート弁

ポリエチレン

蝶ボルト

SUS

流入口・流出口ソケット

BS（メネジ）/ SUS（メネジ）

る恐れのある場所、衝撃を受ける恐れのある場所でのご使用はお避けください。●気体及び液体の逆流を完全に防止するものではありません。●取り付けの際には所定の接続方法をご確認ください。●汚れやゴミ等が閉塞する恐れがありますので、必ず清掃してください。
●類似品、類似名称品にご注意ください。●その他詳しくは、取扱説明書をご確認ください。

6

Cトラップ H P

フロートボール式
小型空調機用ドレントラップ

C・トラップ色 々使 えるコンパクトトラップ
個別空調用の小型空調機では、排水用の配管からの空気の逆流を防止する措置が取られていない事例が多いのが現状です。
「C・トラップ」を空調機毎に取り付けることによって空気の逆流を防止し、居室の空気汚染を防止することができます。その他に、自動エアー抜き弁の排水や電気温水器の膨張水排水等のトラップとして、様々な用途にご使用いただく事ができます。

未保温部の保温のため保温材を付属
結露防止層付硬質塩化ビニル管を接続（変換アダプ
ター、塩ビ継手を使用）した時にできる未保温部分を簡単に保温できる様に、保温材を付属しています。

二重構造で結露を防止
透明の結露防止層を設けたことで保温施工が不要となり、内部の汚れの確認も容易になりました。

高い耐熱性
保温型・標準型 MAX90℃

光反射テープで隠蔽部でも確認が容易
7

製 品ラインナップ
接続口径25A30A

40A50A

F-CTUV25

F-CTUV30

F-CTUV40

F-CTUV50

F-CTW25

F-CTW30

F-CTW40

F-CTW50

F-CT25F-CT30F-CT40F-CT50耐候性保温型

保温型

標準型

C・トラップ の 種 類と選 定フロ ー■ C・トラップには、〈標準型〉と〈保温型〉と〈耐候性保温型〉の3つのタイプがあります。
■ 結露対策を必要とする場合は、C・トラップ本体に保温性能を施した〈保温型〉を選定してください。
■ 接続口径は、4種類をご用意しています。
選定条件

C・トラップ のバリエーション

ドレン口の静圧

C ・トラップの種類

負 圧

CT型

標準型なし

CTW型

保温型ありCTUV型

耐候性保温型なし

結露 対 策あり

屋外使用

流入口・流出口の接続口径
4種類の接続管サイズ

25A ・ 30A
40A ・ 50A

8分解構造図

耐候性保温型

保温型

標準型

蓋

蓋

蓋

パッキン

パッキン

特殊フロートボール

特殊フロートボール

内部部品

内部部品

内部部品

本体

本体

本体

パッキン

特殊フロートボール

性能

機能・動き

空気漏れ量
（L/min）

25.0
20.0
15.0

Uトラップ

内部部品

10.0

光反射テープ蓋

止水パッキン

5.0

C・トラップ
00

200

400

600

800

負圧（Pa）

1000

流入

流出（大阪府立産業技術総合研究所 計測データ）

その他用途

9

●

電気温水器・エコキュート等の膨張水排水用トラップ●

潜熱回収型ガス給湯器の排水用トラップ●

冷凍・冷蔵ショーケースの排水用トラップ●

製氷機の排水用トラップ●

自動エアー抜き弁の排水用トラップ

本体
特殊フロートボール※内部部品は上下にスライドするだけで、特殊フロートボールとともに脱着できます。

図面ダウンロードはこちらからC・トラップ（ 保 温 型・耐 候 性 保 温 型 ） 使用静圧 0 〜 -1000Pa
F-CTW25 ／ F-CTW30
F-CTUV25 ／ F-CTUV30

F-CTW40 ／ F-CTW50
F-CTUV40 ／ F-CTUV50

負圧（マイナス圧）
専用負圧（マイナス圧）
専用

AA

B

B

C
DF

形G式C
DE

F

G

サイズ［mm]E

重量C/S入数

25A

2653030A

280305040A

500205650A73020A

B

CDEF

GF-CTW25 ／ F-CTUV25150

Φ8110161564843

F-CTW30 ／ F-CTUV30

158

Φ8110669645348

F-CTW40 ／ F-CTUV40191

Φ102125757055

F-CTW50 ／ F-CTUV50219

Φ120144868161

接続口径（g）（個）※接続口はパイプ径と同径です。

C・トラップ（ 標 準 型 ） 使用静圧 0 〜 -1000Pa
F-CT25 ／ F-CT30 ／ F-CT40 ／ F-CT50

負圧（マイナス圧）
専用ＡCB
D

形式

FG

サイズ［mm]

E

接続口径

重量

C/S入数

2425A

160

503030A

17550383340A

300

30443950A

45030ABCDEF

G

F-CT25150

Φ7882423729

F-CT30158

Φ7887

504535

F-CT40191

Φ1011085853

F-CT50219

Φ1191276964（g）（個）※接続口はパイプ径と同径です。

施工及び取り扱い上のご注意

主な仕様

材 質

本体・蓋

ポリカーボネイト

内部部品

ポリカーボネイト

特殊フロートボールポリカーボネイト

パッキン

エラストマー●耐熱温度は90℃です。●他のトラップと二重トラップにならないようにしてください。●凍結する恐れのある場所、高温になる恐れのある場所、衝撃を受ける恐れのある場所でのご使用はお避けください。 ●気体及び液体の逆流を完全に防止するものではありません。 ●取り付けの際には所定の接続方法をご確認ください。●汚れやゴミ等が閉塞する恐れがありますので、必ず清掃してください。●類似品、類似名称品にご注意ください。●その他詳しくは、取扱説明書をご確認ください。

10

技術資料
A・トラップ
空調機

空調機

設置例

ドレンパン

ドレンパン

A・トラップA・トラップS 型・S W 型 （ 吸 込 型 ）P 型・P W 型 （ 押 込 型 ）

ドレンパン

ドレンパン

A・トラップ本体下面

逆止弁 フロート弁（特殊フロートボール）

170mm（180mm）

180mm以上（190mm以上）

75mm（85mm）

設置方法

h［mm］以上

トラップ

A・トラップ本体下面（）内の数字は保温型の場合

S 型・S W 型 の 場 合

P 型・P W 型 の 場 合

ドレン口静圧以上の落差を確保し、S型の場合は75㎜、SW型のドレン口静圧＋1450Paまで対応。＋1450Pa以上の場合は、場合は85㎜加算し、設置してください。

特注品で対応可能です。
全静圧1250Pa
機外静圧500Paの場合

落差の算出例（SW型）
落差h(mm) ≧ ドレン口静圧【負圧】
（Pa)
188

≧

（1250-500 2）

9.8 + 加算（mm）
9.8 ＋85※空調機の運転開始時には、必ず本体内の流出側部品頂部まで、水を入れてください。水を入れることにより、封水を形成し、空気の流出を阻止します。

∴落差は188ｍｍ以上必要

断熱性能

Aトラップ におけるドレン口 静 圧と落 差 の 関 係（h：本体下面から空調機ドレンパンまでの高さ）

100

280
240

相 対 湿 度（ % ）性 能260

落 差（ ｍ ｍ ）［ A・トラップ

水温10℃

水 量 ： 10L/min

220200180160

結露が発生する範囲

908070

結露が発生しない範囲

1401200196392

588784980 1176 1372 1568 1764

ドレン口静圧（P a ）1160
101520外 気 温 度（ ℃ ）2530

ドレン口静圧 ＝ 空調機の機内静圧 ＋（機外静圧 2）〈A・トラップ／C・トラップ共通〉

またはドレン口静圧の求め方

ドレン口静圧 ＝ 空調機（ファン）の全静圧 -（機外静圧 2）

C・トラップファンコイルユニット
ビルマルチ

C・トラップファンコイルユニット
C・トラップC・トラップドレンアップメカへ の 接 続

ドレン口静圧 ： ーＸ[Pa]ドレンパン

h [mm]以上

ドレンパン排出レベル

塩ビ継手
塩ビ継手

C・トラップ流入レベル

全静圧400Pa
機外静圧200Paの場合

落差の算出例

C・トラップ の 場 合落差h(mm) ≧ ドレン口静圧【負圧】（Pa)

接続する空調機のドレン口静圧に応じて落差が必要です。

31≧（400-200 2）

9.8
÷ 9.8

∴落差は31ｍｍ以上必要

保 温 型 ／ C・トラップ 保 温 型 共 通 ］

C・トラップ の 排 水 能 力

水温15℃
10028

排 水 量（ L / m i n ）相 対 湿 度（ % ）結露が発生する範囲
908070

結露が発生しない範囲

242025A型
30A型
40A型
50A型

16128460101520

外 気 温 度（ ℃ ）2530

00102030

4050

流 入 側 水 位（ m m ）12

よくあ るご 質 問
A・トラップ
Q Ａ・トラップの保温型と標準型の品番の違いは？

Q Ｓ型、Ｐ型は保温施工が必要ですか？

保温型には品番に【Ｗ】が付きます。保温型はF-ATＳW（吸込型）、結露対策が必要な場合、保温施工が必要です。
ＳＷ型、ＰＷ型をＦ-ATPW（押込型）、標準品はF-ATS（吸込型）、F-ATP（押込型）ご使用いただければ、保温施工は原則不要となります。となります。

Q
QQ

耐熱温度は何℃ですか？

設置方法は？

標準品は60℃までとなっております。特注品として耐熱仕様とし床置き型であり、本体は固定しない仕様です。

た場合、80℃までとなります。

接続方法は？

Q メンテナンスは必要ですか？

本体がFRP製の接続口は真鍮製メネジ、本体がSUS製の接続口は定期的に内部の汚れ具合を確認し、適切に清掃を行ってください。

SUS製メネジとなっております。適した材質のオネジの継手・配管で接続してください。

Q

1台の空調機に複数のドレン口がある場合、ドレントラップを1台にまとめて大丈夫ですか?
1台の空調機であってもドレン口にかかる静圧が異なり排水阻害を起こす可能性がありますので、原則としてドレン口毎にドレントラップを設置してください。

C・トラップQ

C・トラップの保温型と標準型と耐候性保温型の品番の違いは？

Q接続可能です。バルブソケット、MD継手、フランジなどをご使用

保温型には品番に【W】が付きF-CTW（吸込型）、ください。

耐候性保温型は【UV】が付きF-CTUV（吸込型）、標準型は、F-CT（吸込型）となります。

Q

鋼管への接続は可能ですか？

Q

C・トラップを縦型に接続できますか？
C・トラップの向きを垂直に変えて竪管に接続する事はできません。

接続方法は？
C・トラップの接続口は塩ビ管と同径ですので、塩ビ管継手を接着してください。

納まりについては、お問い合わせください。

Q メンテナンスは必要ですか？

Q ドレンアップメカが接続されている場合ドレントラップの設置は必要ですか？

定期的に内部の汚れ具合を確認し、適切に清掃を行ってください。

ドレンアップメカにチャッキ弁が内蔵されていない場合、空気が逆流する可能性がありますのでドレントラップの設置は必要です。

Q

F-CT型は保温施工が必要ですか？
結露対策が必要な場合、保温施工が必要です。F-CTW型をご使用いただければ、保温施工は原則不要となります。

法 令 ガ イド13

ドレントラップに関連する法令については
弊社ウェブサイトの技術情報ページをご参照ください。

右のQRコードからアクセス標準価格表（表示価格はすべて税抜価格です）

A・トラップ仕様型

式品

SW型（吸込保温型）
FRP製
保温型
PW型
（押込保温型）

接続口径

寸法[mm]

標準価格

F-ATSW3232A

400×200×210H

64,000 円

F-ATSW4040A

400×200×210H

64,000 円

F-ATSW5050A

400×200×210H

68,000 円

F-ATPW32

32A

400×200×210H

64,000 円

F-ATPW4040A

400×200×210H

64,000 円

F-ATPW5050A

400×200×210H68,000 円

S型
（吸込型）

F-ATS3232A

350×180×200H

42,000 円

F-ATS4040A

350×180×200H

42,000 円

F-ATS5050A

350×180×200H

46,000 円

P型（押込型）

F-ATP32

32A

350×180×200H

42,000 円

F-ATP4040A

350×180×200H

42,000 円

FRP製

ステンレス仕様品

番

F-ATP5050A

350×180×200H

46,000 円

S-SW型（吸込保温型）

S-ATSW4040A

405×195×210H

98,000 円

S-ATSW50

50A

405×195×210H

98,000 円

S-PW型（押込保温型）

S-ATPW4040A

405×195×210H※特注品は耐熱仕様のみ対応可。
98,000 円

S-ATPW50

50A

405×195×210H

98,000 円

特注品
仕様記号

内標準価格

容

透明蓋

T

内部が見える、アクリル製の蓋に変更

4,000 円

耐候性透明蓋UV

屋外設置可能、透明ポリカーボネイト製の蓋に変更

6,000 円H

内部部品の材質を耐熱仕様に変更

20,000 円

M

本体側面に水抜き管用接続口を付加

6,000 円／個

耐熱水抜き管接続口付

A・トラップ特注品をご注文の際は本体品番の後に特注品記号をつけてください。
A・トラップ 吸込型 40A 透明蓋付 耐熱仕様 の場合

F - AT S 4 0 T H
本体品番

透明蓋 耐熱C・トラップ仕様

耐候性保温型

保温型

標準型

型

式品番

接続口径

寸法［mm］

標準価格

25A型

F-CTUV2525A

150×φ81×101H

18,000 円

30A型

F-CTUV3030A

158×φ81×106H

20,000 円

40A型

F-CTUV4040A

191×φ102×125H

23,000 円

50A型

F-CTUV50

50A

219×φ120×144H

27,000 円

25A型

F-CTW2525A

150×φ81×101H

15,000 円

30A型

F-CTW3030A

158×φ81×106H

16,500 円

40A型

F-CTW4040A

191×φ102×125H

19,500 円

50A型

F-CTW5050A

219×φ120×144H

23,000 円

25A型

F-CT2525A

150×φ78×82H

12,000 円

30A型

F-CT3030A

158×φ78×87H

13,500 円

40A型

F-CT4040A

191×φ101×108H

16,000 円

50A型

F-CT5050A

219×φ119×127H

19,000 円※接続口はパイプ径と同径です。

口径65A以上のサイズについては、別途製作が可能ですので、お問合せください。
※製品の仕様や価格は予告なく変更される場合があります。

14本社〒531‐0073

大阪市北区本庄西3丁目9番15号

TEL（06）6376‐0810

FAX（06）6376‐0819

www.kondoh-frp.co.jp
地球環境への負荷軽減のために、植物油インキを使用しています。

※製品の価格、仕様、外観等は、予告なく変更する場合があります。
2024年8月 E3000