低圧蓄電システムのカタログ等記載事項
作成指針

2023 年（令和 5 年） 3月 22 日 制定

蓄電システム技術専門委員会

1

目

1

この指針の目的

2

適用対象

3

カタログ等記載事項

4

カタログ等における記載例

次2

この指針の目的

1

低圧蓄電システム（以下，蓄電システムという。）について，使用者が蓄電システムを選定する際に比較検討しやすいような評価指標としてJIS C 4413（低圧蓄電システムの評価指標），評価指標を表示するためのラベルとしてJIS C 4414（家庭用低圧蓄電システムのラベル）が制定された。蓄電システムを比較検討する際には，異なる蓄電システム製造業者等でも，これらの評価指標・ラベルを含む蓄電システムの仕様，性能等がカタログ等に統一的に記載されていることが望ましいため，この指針を作成した。
JIS C 4413及びJIS C 4414に基づく評価指標・ラベルを採用する蓄電システム製造業者等は，今後発行されるカタログ等をこの指針に基づいて作成することが期待される。
なお，この指針は，JIS C 4413及びJIS C 4414の原案作成を行った“蓄電システム評価・ラベル検討WG”
で審議・原案作成を行い，蓄電システム技術専門委員会の審議・承認を経て発行したものである。

適用対象

2

この指針は，蓄電システムのカタログ，ホームページ，取扱説明書等（以下，カタログ等という。）に記載する仕様，性能等に関する標準的な記載項目及び記載内容を示す。
この指針は，蓄電システムを構成するパワーコンディショナ，蓄電池ユニット等の個別機器には，適用しない。

3

カタログ等記載事項

3.1

JISラベル項目の記載内容

JIS C 4414に基づくラベル（図1）に記載する情報をカタログ等において表形式で記載する場合は，表1による。ラベルそのものをカタログ等に掲載する場合は，表形式での記載は任意とする。
使用者の利便性のため，表内の項目順序は，この指針のとおりとすることが望ましい。製品仕様上，該当しない場合でも項目は削除せず，“非該当”と記載することを推奨する。

1

a)

カラーのラベルb)

白黒のラベル［出典：JIS C 4414の図1］
図1－ラベルのデザイン

2

表1－JISラベル項目の記載内容
記載内容

JISラベル項目
初期実効容量JIS C 4413に従って測定した25 ℃での値を記載する

初期停電時放電容量

JIS C 4413に従って測定した25 ℃での値を記載する

蓄電池容量

JIS C 4413に従って算出した値を記載する

システム容量利用率（系統連系時）

JIS C 4413に従って測定した次の3つの温度での値を記載する
・標準使用状態の下限値での値
・25 ℃での値・標準使用状態の上限値での値

システム容量利用率（停電時）

JIS C 4413に従って測定した次の3つの温度での値を記載する
・標準使用状態の下限値での値
・25 ℃での値・標準使用状態の上限値での値

システム充放電効率

JIS C 4413に従って測定した25 ℃での値を記載する

想定使用期間JIS C 4413に従って算出した値を記載する

システム生涯蓄電容量

JIS C 4413に従って算出した値を記載する

運転音

JIS Z 8732に従って測定した値を記載する

防じん防水性能

屋外用の場合，JIS C 0920に従って測定したIPコードを記載する

蓄電池劣化時の安全性

JIS C 4413に従って次のいずれか，又は両方を記載する
・蓄電池の劣化状態での試験適合
・蓄電池の劣化監視機能あり

3

3.2

その他の特徴（共通記載項目）の記載内容

JISラベル項目に該当しない，その他の特徴（共通記載項目）の記載内容は。表2による。
使用者の利便性のため，表内の項目順序は，変更してはならない。評価を実施しない場合でも項目は削除せず，“－”を記載する。製品仕様上，該当しない場合は，“非該当”と記載する。
表2－その他の特徴（共通記載項目）の記載内容
その他の特徴
ラベル項

記載内容

耐震性

JIS C 4413に従って建築設備耐震設計・施工指針に基づくクラス及び目以外の評価指標

設計用標準震度を表示する
災害などに対する

JIS C 4413に従って落雷，浸水，火災，地震，津波，積雪，横からのリスクアセスメン

衝撃等，実施したリスクアセスメントの項目を記載する

ト各種認証

電池安全

JIS C 8715-2の7.3.2［内部短絡試験（単電池）］及び／又は7.3.3［類焼試験（電池システム）］で適合している試験に○を付ける

システム安全

蓄電システムの安全規格に適合している場合に○を付ける
適合しているJISの番号及び発行年を記載する

系統連系保護装置

系統連系保護装置認証を取得している場合に○を付ける

ECHONET Lite

Release H以降に準拠し，かつ，AIF認証を取得している場合に○を付ける。Release番号を記載する

太陽電池直接接続機能※

廃棄・リサイクル対応（広域太陽電池を直接接続できる場合に○を付ける
広域認定を取得している場合に○を付ける認定）※蓄電システムのパワーコンディショナ部に，太陽光発電システムの太陽電池が直流系統で接続可能な蓄電システムの機能。“太陽光併設PCS機能”，“太陽光PCS兼用機能”，“複数直流入力”等ともいう。また，太陽電池直接接続機能を備えた蓄電システムを，“ハイブリッド型”等という。

4

3.3

その他カタログ等に記載を推奨する項目

JISラベル項目及びその他の特徴目（共通記載項）以外の，カタログ等に記載を推奨する項目の記載内
容は，表3による。該当する項目を選択して表示するが，記載方法は表形式に限らず，記載順序も問わない。項目名として複数の選択肢があるものは，一つを選択して使用する。
表3－その他カタログ等に記載を推奨する項目の記載内容
分類
一般

項目
形式

事項

記載内容
製造業者が製品を識別するための記

記載例
※号
周囲温度

使用状態における周囲の温度の範囲

0～40 ℃

相対湿度

使用状態における周囲の相対湿度の20～80 ％RH（ただし，結露なき範囲こと）

質量

蓄電システムの質量

200 kg

寸法

きょう体の大きさ

W1600 mm×D700 mm×H2100 mm

使用場所

蓄電システムが想定されている使用

屋内

設置場所

場所

標高

蓄電システムが想定されている使用

1,000 ｍ以下

場所の標高
交流

定格入力電圧

入力
相及び線式

入力側の端子電圧（実効値）

100 V

定格電圧を記載する

200-220V，200/220V

入力側の相及び線式

単相2線，単相3線，入力相及び線式

三相3線，三相4線

周波数

入力側の電源周波数。定格周波数を定格周波数記載する

50/60 Hz（自動切換）

入力周波数
定格入力周波数交流

定格出力電圧

出力側の端子電圧（実効値）

100 V

出力定格電圧定格電圧を記載する

200-220 V，200/220 V

相及び線式

出力側の相及び線式

単相2線，単相3線，入力相及び線式

三相3線，三相4線

周波数

出力側の周波数

定格周波数

定格周波数を記載する

50/60 Hz

出力周波数
定格出力周波数
定格出力電流指定された負荷力率又は力率範囲に10 A

対する定格出力電流（線形負荷時）
直流回

蓄電池の種類

蓄電池関係のJISで規定する蓄電池のリチウムイオン二次電池

路及び蓄電池タイプ

種類

リチウムイオン蓄電池

蓄電池
その他

ニッケル水素蓄電池
通信規格

有線，無線準拠等

IEEE802.11a/b/g/n※製造業者の指定による。

5

4

カタログ等における記載例
JISラベル項目の記載例を表4，その他の特徴（共通記載項目）の記載例を表5に示す。
表4－JISラベル項目の記載例
仕様・性能

JISラベル項目
初期実効容量4.5 kWh

初期停電時放電容量

4.5 kWh蓄電池容量

5.0 kWhシステム容量利用率（系統連系時）

68.8 %（-10 ℃）
90.0 %（25 ℃）
85.5 %（40 ℃）

システム容量利用率（停電時）

68.8 %（-10 ℃）
90.0 %（25 ℃）
85.5 %（40 ℃）

システム充放電効率85.2 %

想定使用期間10年

システム生涯蓄電容量

50,000 kWh

運転音

30 dB

防じん防水性能

IP55

蓄電池劣化時の安全性

蓄電池の劣化状態での試験適合・蓄電池の劣化監視機能あり

表5－その他の共通記載項目（特徴）の記載例
その他の特徴JIS C 4413

各種認証

判定

耐震性

クラスS（設計用標準震度2.0）※1

災害などに対するリスクアセスメ

落雷，浸水，火災，地震，津波，積雪，横からの衝ント

撃

電池安全※2

システム安全内部短絡試験

－

類焼試験

○

※3

○

系統連系保護装置○○（Release H）

ECHONET Lite
太陽電池直接接続機能○

廃棄・リサイクル対応（広域認定）○※1：建築設備耐震設計・施工指針2014年版※2：JIS C 8715-2:2019※3：JIS C 4412:2021

6