令和５年１月報告書（案）

東京電力ホールディングス株式会社
福島第二原子力発電所
令和４年度（第３四半期）
原子力規制検査報告書（原子力施設安全及び放射線安全に係る基本検査）（案）

令和５年１月実用炉監視部門令和５年１月報告書（案）目 次
１．実施概要 ............................................................................................................................................................ 1
２．運転等の状況 ................................................................................................................................................... 1
３．検査結果 ............................................................................................................................................................ 1
４．検査内容 ............................................................................................................................................................ 1
５．確認資料 ............................................................................................................................................................ 4令和５年１月報告書（案）

１．実施概要（１）事業者名：東京電力ホールディングス株式会社（２）事業所名：福島第二原子力発電所（３）検査期間：令和４年 10 月１日～令和４年 12 月 31 日
（４）検査実施者：福島第二原子力規制事務所
坂本 千明
足立 謹聰
久光 仁
２．運転等の状況
号機

電気出力（万 kW)

１号機

110.0

廃止措置中（使用済燃料プールに使用済燃料を貯蔵中）

２号機

110.0

廃止措置中（使用済燃料プールに使用済燃料を貯蔵中）

３号機

110.0

廃止措置中（使用済燃料プールに使用済燃料を貯蔵中）

４号機

110.0

廃止措置中（使用済燃料プールに使用済燃料を貯蔵中）

検査期間中の運転、停止、廃止措置及び建設の状況

３．検査結果検査は、検査対象に対して適切な検査運用ガイド（以下単に「ガイド」という。）を使用して実施した。検査対象については、原子力検査官が事前に入手した現状の施設の運用や保安に関する事項、保安活動の状況、リスク情報等を踏まえて選定し、検査を行った。検査においては、事業者の実際の保安活動、社内基準、記録類の確認、関係者への聞き取り等により活動状況を確認した。ガイドは、原子力規制委員会ホームページに掲載されている。
第３四半期の結果は、以下のとおりである。
３．１ 検査指摘事項等
検査指摘事項等なし

３．２ 検査継続案件
検査継続案件なし
４．検査内容４．１ 日常検査1令和５年１月報告書（案）（１）BM0020 定期事業者検査に対する監督
検査項目 定期事業者検査
検査対象１）３号機 プラスチック固化装置運転状態確認検査
２）３号機 燃料プール冷却浄化系運転機能検査（２）BM1040 ヒートシンク性能
検査項目 ヒートシンク性能
検査対象
１）４号機 原子炉補機冷却系第二中間ループ熱交換器（Ｃ）（３）BM0110 作業管理
検査項目 作業管理
検査対象
１）焼却炉セラミックフィルタ修理工事におけるホイストクレーンの無資格操作
２）廃棄物処理建屋放射化学分析室局所排気装置の定期自主検査の有効期限超過３）１号機 原子炉再循環ポンプＭ／Ｇセット潤滑油抜取り業務における作業管理【検査未了】（４）BO0010 サーベイランス試験
検査項目 標準的な検査
検査対象
１）２号機 非常用ディーゼル発電機（Ｂ）手動起動試験
２）４号機 非常用ディーゼル発電機（Ｂ）手動起動試験
３）３号機 非常用ディーゼル発電機（Ｂ）24 時間運転確認（５）BO1020 設備の系統構成
検査項目 標準的系統構成
検査対象
１）１号機 燃料プール冷却浄化系
２）３号機 非常用ディーゼル発電機（Ｂ）24 時間運転確認（６）BO1040 動作可能性判断及び機能性評価
検査項目 動作可能性判断及び機能性評価
検査対象
１）２号機 非常用ディーゼル発電機（Ｂ）手動起動試験

2令和５年１月報告書（案）２）４号機 非常用ディーゼル発電機（Ｂ）手動起動試験
３）３号機 非常用ディーゼル発電機（Ｂ）24 時間運転確認（７）BO1070 運転員能力
検査項目 中央制御室・現場での運転員の活動状況
検査対象
１）３号機 非常用ディーゼル発電機（Ｂ）24 時間運転確認
検査項目 運転シミュレータによる事故対応の訓練状況
検査対象
１）１～４号機 ファミリ訓練（評価）での事故対応（８）BE0020 火災防護
検査項目 四半期検査
検査対象
１）防火対象設備、消防設備等の維持管理
２)３号機 非常用ディーゼル発電機（Ｂ）24 時間運転確認（９）BE0050 緊急時対応の準備と保全検査項目 緊急時対応の準備と保全
検査対象
１）緊急時演習の実施状況
２）モニタリングポスト電源切替え訓練の実施状況
３）原子力防災資機材の保全の実施状況（１０）BE0090 地震防護
検査項目 地震防護
検査対象
１）地震発生時(10 月 21 日)における施設等の影響確認（１１）BE0100 津波防護
検査項目 津波防護
検査対象
１）地震・津波避難訓練の実施状況（１２）BR0010 放射線被ばくの管理

3令和５年１月報告書（案）

検査項目 放射線被ばくの管理
検査対象
１）３号機 低電導度廃液系受タンク（Ｂ）点検作業
２）１，２号機 廃棄物処理建屋高電導度廃液系収集ポンプ（Ｄ）室等の汚染（１３）BR0070 放射性固体廃棄物の管理
検査項目 放射性廃棄物でない廃棄物
検査対象
１）１号機 原子炉再循環ポンプＭ／Ｇセットの潤滑油に対する放射性廃棄物でない廃棄物の管理状況（ＮＲ制度）【検査未了】（１４）BQ0050 事象発生時の初動対応
検査項目 事象発生時の初動対応
検査対象
１）地震発生時（10 月 21 日）における施設等の影響確認
４．２ チーム検査なし
５．確認資料
５．１ 日常検査（１）BM0020 定期事業者検査に対する監督
検査項目 定期事業者検査
検査対象１）３号機 プラスチック固化装置運転状態確認検査
資料名・使用前事業者検査等及び自主検査等基本マニュアル
・定期事業者検査マニュアル
・計測器管理マニュアル
・定期事業者検査要領書 共通記載事項の運用要領
・教育及び訓練基本マニュアル
・検査従事者の独立性確保運用ガイド
・ 第 ３ 号機 第 ２回 定 期 事 業者 検 査 （ 廃 止 措 置 段 階 ） 要領 書： プラスチック固化
装置運転状態確認検査（改訂０）・CR10075473 【定 事 検】 プラスチック固 化装 置運転状態確認 検査 の検 査中断について
・計測器管理台帳（施設運用第二Ｇ用）（ポータブル型非接触温度計、スプリング

4令和５年１月報告書（案）式硬度計）
・ 【 定 事 検 】 プ ラ ス チ ッ ク 固 化 装 置 運 転 状 態 確 認 検 査 （ Ｐ Ｔ Ｗ 番 号 ２ FCR2022N0042）
・点検結果通知書（保全・工事部 機械 G 2022．11．9 承認）
・点検結果通知書（保全・工事部 電気機器 G 2022．10．25 承認）
・点検結果通知書（保全・工事部 計測制御 G 2022．10．27 承認）
・点検結果通知書（保全・工事部 計測制御 G 2022．11．11 承認）
・RW３号機 計装品 点検試験成績書（試験日 2021 年 08 月 19 日）
・RW３号機 ２F-３，４ 計装品点検修理工事（試験日 2022 年 04 月 04 日）・ 第３号機 第２回 定期事 業 者検査 （廃 止措置段階）成績書 プラスチック固化
装置運転状態確認検査（2022．11．22 承認）
２）３号機 燃料プール冷却浄化系運転機能検査
資料名・ 第３号機 第２回 定期 事業 者検査 （廃止措置段階）要領書 燃料プール冷却浄化系運転機能検査（2022 年 11 月７日承認）
・第３号機 第２回定期事業者検査（廃止措置段階）成績書 燃料プール冷却浄化系運転機能検査（2022．11．15 承認）（２）BM1040 ヒートシンク性能
検査項目 ヒートシンク性能
検査対象
１）４号機 原子炉補機冷却系第二中間ループ熱交換器（Ｃ）
資料名
・作業員名簿 工事件名：２Ｆ－４Ｒ 原子炉冷却系統機能点検手入工事
・非破壊試験技術者資格証明書 渦流探傷試験レベル２（ＥＴ２）
・校正証明書 品名：オムニエース 発行日：2022 年４月 15 日
・ 校正 証 明 書 品名 ： デジタル３重周 波数 渦 電流 探 傷 器 発 行：2022 年２ 月３日
・４号機 冷却管渦流探傷検査報告書 ＲＣＷ－２Ｈｘ（Ｃ）（2022 年 11 月 14日）

（３）BM0110 作業管理
検査項目 作業管理
検査対象
１）焼却炉セラミックフィルタ修理工事におけるホイストクレーンの無資格操作

5令和５年１月報告書（案）

資料名・共通仕様書作成および運用マニュアル
・安全対策仕様書運用マニュアル
・追加仕様書作成および運用マニュアル
・工事共通仕様書［原子力］
・安全対策仕様書［原子力］
・作業管理マニュアル
・作業許可申請書 作業許可書 焼却炉・２次Ｃ／Ｆ（Ｄ）耐火物修理 作業
準備・片付け（2022 年 03 月 26 日）
・作業許可申請書 作業許可書 焼却炉・２次Ｃ／Ｆ（Ｄ）耐火物修理 （2022
年 04 月 12 日）
・２Ｆ－３，４Ｗ 焼却炉他耐火物修理工事 工事追加仕様書（2021 年 11 月
26 日）（改訂０）・２Ｆ－３，４Ｗ 焼却炉他耐火物修理工事 工事施工要領書（2022 年４月６日）（改訂２）
・CR10072744 【状態報告】34RW 現場作業員の無資格でのクレーン操作について
・CR10073631 【是正措置】34RW 現場作業員の無資格でのクレーン操作について
・３４ＲＷ 現場作業員の無資格でのクレーン操作について 時系列（2022 年 10 月４日）
・ホイストクレーン無資格操作 なぜなぜ分析シート
・３４ＲＷ 現場作業員の無資格でのクレーン操作について【組織的要因】
・３４ＲＷ 現場作業員の無資格でのクレーン操作について なぜなぜ分析シートから特定された問題点一覧
・第 570 回 安全推進協議会定例会資料（2022 年 10 月 26 日）
・10 月安全衛生委員会資料
２）廃棄物処理建屋放射化学分析室局所排気装置の定期自主検査の有効期限超過
資料名・化学分析室等の安全管理要領
・厳正管理の自組織点検基本マニュアル
・水質分析業務依頼書（作業環境測定・作業管理測定）（2022 年 11 月 18 日
（Rev.０））・２Ｆ 保安管理委託業務（水質分析及び放射能測定業務）予定表（2022 年
12 月分）
・時系列図
・2022 年度 法定届出等実施事項点検表
・個別業務チェックリスト ２Ｆ独自・是正（改善）報告書（令和４年 11 月１日）

6

令和５年１月報告書（案）・２Ｆ安衛法定期自主検査期限超過事象を受けた対策 進捗状況
・CR10073840 【状態報告】12RW/B 放射化学分析室局所排気装置の定期自主検査有効期限超過について
・CR10073880 【是正処置】12RW/B 放射化学分析室局所排気装置の定期自主検査有効期限超過について（廃棄物管理グループ、廃止措置安全センター）・CR10077128 【是正処置】12RW/B 放射化学分析室局所排気装置の定期自主検査有効期限超過について（防災安全グループ）・CR10077129 【是正処置】12RW/B 放射化学分析室局所排気装置の定期自主検査有効期限超過について（品質保証グループ）・CR10077130 【是正処置】12RW/B 放射化学分析室局所排気装置の定期自主検査有効期限超過について（安全総括グループ）・CR10077131 【是正処置】12RW/B 放射化学分析室局所排気装置の定期自主検査有効期限超過について（福島第二原子力発電所）
・第 570 回 安全推進協議会定例会資料（2022 年 10 月 26 日）
・10 月安全衛生委員会資料
３）１号機 原子炉再循環ポンプＭ／Ｇセット潤滑油抜取り業務における作業管理【検査未了】
資料名
・防火管理マニュアル
・工事監理マニュアル
・防火管理要領
・工事共通仕様書［原子力］
・安全対策仕様書［原子力］
・作業管理マニュアル
・危険物取扱い作業 運用要領
・火災防護管理ガイド
・新油・油・廃油処理運用ガイド
・技術検討書（区分ーⅡ）２Ｆ内部火災・内部溢水の基本方針および４号機における対策について・２Ｆ－１Ｒ ＰＬＲ Ｍ／Ｇセット他潤滑油抜き取り業務委託 委託追加仕様書（改訂番号０及び１）
・業務実施計画書 ２Ｆ－２～４Ｒ ＰＬＲ－Ｍ／Ｇセット他潤滑油抜取り業務（改訂１）
・作業員名簿・工事表示札 工事名：２Ｆ－１ ＰＬＲ／ＭＧセット他潤滑油抜き取り業務委託

7令和５年１月報告書（案）

工事期間：2022 年９月 26 日～2023 年３月 26 日
・作業予定表・防護指示書 ２Ｆ－１Ｒ ＰＬＲ Ｍ／Ｇセット他潤滑油抜取り業
務委託（2022 年 11 月 30 日 他）
・危険予知活動表（2022 年 11 月 30 日 他）
（４）BO0010 サーベイランス試験
検査項目 標準的な検査
検査対象
１）２号機 非常用ディーゼル発電機（Ｂ）手動起動試験
資料名・定例試験マニュアル
・施設運用部 当直の組織表（運用開始日：2022 年 12 月１日）
・計測器管理マニュアル
・計器点検記録 Ｄ／Ｇ ２Ｂ 電力計（2021．6．7）
・計器点検記録 Ｄ／Ｇ ２Ｂ 電圧計（2021．6．7）
・計器点検記録 Ｄ／Ｇ ２Ｂ 周波数計（2021．6．7）
・２号機 定例試験手順書 [19]-１a 非常用ディーゼル発電機（２Ｂ）手動起動試験（142）（中央制御室使用分）
・２号機 定例試験手順書 [19]-１a 非常用ディーゼル発電機（２Ｂ）手動起動試験（142）（ＤＧ室内使用分）.
・[19]-１a 非常用ディーゼル発電機（２Ｂ）手動起動試験（シート１）（シート２）・ＴＢＭシート（2022 年 12 月 15 日）
・ [19]- １ a 非 常 用 デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 （ ２ Ｂ ） 手 動 起 動 試 験 監 視 項 目 リ ス ト（2022 年 12 月 15 日）
・非常用ディーゼル（２Ｂ）発電機手動起動試 験（シート１）（シート２）（2022 年７月 29 日）・ [19]- １ a 非 常 用 デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 （ ２ Ｂ ） 手 動 起 動 試 験 監 視 項 目 リ ス ト（2022 年７月 29 日）
２）４号機 非常用ディーゼル発電機（Ｂ）手動起動試験
資料名・定例試験マニュアル
・施設運用部 当直の組織表（運用開始日：2022 年 12 月１日）
・計測器管理マニュアル
・計器点検記録 Ｄ／Ｇ ４Ｂ 電力計（2021．2．2）
・計器点検記録 Ｄ／Ｇ ４Ｂ 電圧計（2021．2．5）
・計器点検記録 Ｄ／Ｇ ４Ｂ 周波数計（2021．2．5）

8

令和５年１月報告書（案）・４号機 電気設備定例点検工事分（改訂１）・４号機 定例試験手順書 [19]-１a 非常用ディーゼル発電機（４Ｂ）手動起動試験（131）（中央制御室使用分）
・[19]-１a 非常用ディーゼル発電機(４Ｂ)手動起動試験（シート１）（シート２）・ＴＢＭシート（2022 年 12 月 13 日）
・ [19]- １ a 非 常 用 デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 （ ４ Ｂ ） 手 動 起 動 試 験 監 視 項 目 リ ス ト（2022 年 12 月 14 日）
・非常用ディーゼル（４Ｂ）発電機手動起動試 験（シート１）（シート２）（2022 年７月 26 日）３）３号機 非常用ディーゼル発電機（Ｂ）24 時間運転確認
資料名
・定例試験マニュアル
・計測器管理マニュアル
・教育及び訓練基本マニュアル
・福島第二原子力発電所３号機 非常用ディーゼル発電機 24 時間運転確認要領（改訂０）
・非常用ディーゼル発電機３Ｂ 24 時間連続負荷運転（rev１）
・負荷確認運転表（D／G-３）（2022 年 11 月 17 日承認）
・11／21、22 １直、２直中操、現場体制表
・施設運用部 当直の組織表（運用開始日：2022 年９月１日）
・11／21、22 １直、２直中操、現場体制表（実績）・ＴＢＭシート（2022 年 11 月 20 日）
・ＴＢＭシート（2022 年 11 月 21 日）
・３号機 【電気設備定例点検工事分】（改訂２）・計器（複数量１）一般点検 記録 ディーゼル発電機（３Ｂ）電力計 （2021 年８月 18 日）・ 計 器 （ 単 一 量 その他 ） 【 一 般 】 点 検 記 録 ディーゼル発 電 機 （ ３ Ｂ ） 周 波 数 計（2021 年８月 18 日）
・計器（単一量ＡＣ）一般点検 記録 ディーゼル発電機（３Ｂ）電圧計 （2021 年
８月 18 日）・第３号機 非常用ディーゼル発電機 24 時間運転確認結果（2022 年 11 月 22日承認）
・ ［ 19 ］ - １ a 非 常 用 デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 （ ３ Ｂ ） 手 動 起 動 試 験 監 視 項 目 リ ス ト（2022 年 11 月 21 日 14 時 00 分～2022 年 11 月 22 日 15 時 30 分）（５）BO1020 設備の系統構成

9令和５年１月報告書（案）

検査項目 標準的系統構成
検査対象
１）１号機 燃料プール冷却浄化系
資料名・１号機 バルブチェックリスト（81） １-15 燃料プール冷却浄化系（ＦＰＣ）
・１号機 燃料プール冷却浄化系配管計装線図１／２（改訂 15）・１号機 燃料プール冷却浄化系配管計装線図２／２（改訂６）・１号機 燃料プール冷却浄化系（燃料プール補給水系）配管計装線図（改訂２）・１号機 設備別操作手順書 第１編 2010 年４月９日（155）・１号機 設備別操作手順書 第１編 2012 年１月 27 日（156）２）３号機 非常用ディーゼル発電機（Ｂ）24 時間運転確認
資料名・３号機 バルブチェックリスト（94） ３-２ 非常用ディーゼル発電設備Ｂ系（Ｄ／Ｇ
Ｂ）
・３号機 非常用ディーゼル発電設備燃料油系Ｂ系配管計装線図（改訂６）（６）BO1040 動作可能性判断及び機能性評価
検査項目 動作可能性判断及び機能性評価
検査対象
１）２号機 非常用ディーゼル発電機（Ｂ）手動起動試験
資料名・定例試験マニュアル
・施設運用部 当直の組織表（運用開始日：2022 年 12 月１日）
・計測器管理マニュアル
・計器点検記録 D／G ２B 電力計（2021．6．7）
・計器点検記録 D／G ２B 電圧計（2021．6．7）
・計器点検記録 D／G ２B 周波数計（2021．6．7）
・２号機 電気設備定例点検（2022 年１月 25 日 改訂１）・２号機 定例試験手 順書 [19]-１a 非常用ディーゼル発電機（２Ｂ）手動起動試験（142）（中央制御室使用分）
・ＴＢＭシート（2022 年 12 月 15 日）
・ [19]-１ a 非 常 用 ディーゼル発 電 機 （ ２ Ｂ ） 手 動 起 動 試 験 （ シート１ ） （ シート２ ）（2022 年 12 月 15 日）
・ [19]- １ a 非 常 用 デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 （ ２ Ｂ ） 手 動 起 動 試 験 監 視 項 目 リ ス ト（2022 年 12 月 15 日）
・非常用ディーゼル（２Ｂ ）発電機手動起動試験（シート１）（シート２）（2022 年７10令和５年１月報告書（案）月 29 日）・ [19]- １ a 非 常 用 デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 （ ２ Ｂ ） 手 動 起 動 試 験 監 視 項 目 リ ス ト（2022 年７月 29 日）
２）４号機 非常用ディーゼル発電機（Ｂ）手動起動試験
資料名・定例試験マニュアル
・施設運用部 当直の組織表（運用開始日：2022 年 12 月１日）
・計測器管理マニュアル
・計器点検記録 D／G ４B 電圧計（2021．2．5）
・計器点検記録 D／G ４B 電力計（2021．2．2）
・計器点検記録 D／G ４B 周波数計（2021．2．2）・４号機 定例試験 手 順書 [19]-１a 非常用ディーゼル発電機（４Ｂ）手動起動試験（131）・非常用ディーゼル発電機（４Ｂ）手動起動試験（シート１）（シート２）（2022 年 12月 14 日）・ [19]- １ a 非 常 用 デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 （ ４ Ｂ ） 手 動 起 動 試 験 監 視 項 目 リ ス ト（2022 年 12 月 14 日）
３）３号機 非常用ディーゼル発電機（Ｂ）24 時間運転確認
資料名
・定例試験マニュアル
・施設運用部 当直の組織表（運用開始日：2022 年９月１日）
・計測器管理マニュアル・計器（複数量１）一般点検 記録 ディーゼル発電機（３Ｂ）電力計 （2021 年８月 18 日）・ 計 器 （ 単 一 量 その他 ） 【 一 般 】 点 検 記 録 ディーゼル発 電 機 （ ３ Ｂ ） 周 波 数 計（2021 年８月 18 日）
・計器（単一量ＡＣ）一般点検 記録 ディーゼル発電機（３Ｂ）電圧計 （2021 年
８月 18 日）・ 浸透探 傷 試 験記録 非常 用ディーゼル発電 設 備（ Ｂ 系 ） 始 動弁 （ 2022 年 ８月
31 日）
・外観目視検査記録 非常用ディーゼル発電設備（Ｂ系）空気だめ（2022 年 12月８日）
・３号機 設備点検長期計画（廃止措置期間中）・福島第二原子力発電所３号機 非常用ディーゼル発電機 24 時間運転確認要領（改訂０）

11令和５年１月報告書（案）・非常用ディーゼル発電機３Ｂ 24 時間連続負荷運転（rev１）
・[19]-１a 非常用ディーゼル発電機（３Ｂ）手動起動試験
・第３号機 非常用ディーゼル発電機 24 時間運転確認結果（2022 年 11 月 22日承認）・負荷確認運転表（D／G -３）（2022 年 11 月 17 日承認）
・ＴＢＭシート（2022 年 11 月 20 日）
・ＴＢＭシート（2022 年 11 月 21 日）
・ ［ 19 ］ - １ a 非 常 用 デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 （ ３ Ｂ ） 手 動 起 動 試 験 監 視 項 目 リ ス ト（2022 年 11 月 21 日 14 時 00 分～2022 年 11 月 22 日 15 時 30 分）（７）BO1070 運転員能力
検査項目 中央制御室・現場での運転員の活動状況
１）３号機 非常用ディーゼル発電機（Ｂ）24 時間運転確認
資料名
・定例試験マニュアル
・11/21、22 １直、２直中操、現場体制表
・原子力発電所運転員に対する教育・訓練マニュアル
・福島第二原子力発電所 運転操作補助ツールガイド
・福島第二原子力発電所 運転員のための心得と基礎知識
・施設運用部 当直の組織表（運用開始日 2022 年９月１日）
・ＴＢＭシート（2022 年 11 月 20 日）
・ＴＢＭシート（2022 年 11 月 21 日）
・福島第二原子力発電所３号機 非常用ディーゼル発電機 24 時間運転確認要領（改訂０）
・非常用ディーゼル発電機３Ｂ 24 時間連続負荷運転（rev１）
検査項目 運転シミュレータによる事故対応の訓練状況
１）１～４号機 ファミリ訓練（評価）での事故対応
資料名・原子炉施設運転員のシミュレータ訓練実施ガイド（２Ｆ版）
・施設運用部 当直の組織表（運用開始日 2022 年９月１日）
・２号機 事故時運転操作手順書（事象ベース）（改 80）
・施設運用部運転指示書 燃料貯蔵プール緊急時対応手順（2021-15rev３）・２号機 燃料プール冷却浄化系配管計装線図（改訂 12）・ファミリ訓練予定表（８）BE0020 火災防護

12

令和５年１月報告書（案）

検査項目 四半期検査
検査対象
１）防火対象設備、消防設備等の維持管理
資料名・防火管理マニュアル
・工事監理マニュアル
・安全対策仕様書［原子力］
・防火管理要領
・火災防護管理ガイド
・危険物取扱い作業 運用要領
２)３号機 非常用ディーゼル発電機（Ｂ）24 時間運転確認
資料名
・火災防護管理ガイド
・危険物取扱い作業 運用要領
・３号機 Ｄ／Ｇ（Ｂ）燃料ドレン集合配管油滴について・CR10076171 ３号Ｄ／Ｇ（Ｂ）燃料配管フランジからの漏えいについて・CR10076417 ３号Ｄ／Ｇ（Ｂ）燃料配管フランジパッキン仕様相違について・３号機 非常用ディーゼル発電設備燃料油系Ｂ系配管計装線図（９）BE0050 緊急時対応の準備と保全検査項目 緊急時対応の準備と保全
検査対象
１）緊急時演習の実施状況
資料名・2022 年 10 月７日 緊急時演習シナリオ
・2022 年度 10 月７日緊急時演習の概要について ９月 22 日事前訓練の指示
事項について・2022 年 10 月７日の緊急時演習における訓練中の緊対室内配布資料
・【東京電力】_20221007_パンチリスト【１Ｆ２Ｆ】
・令和４年度 事業者防災訓練課題対応パンチリスト（事業者回答）
・2022 年度緊急時演習における改善点について
・第 25 回 原子力防災対策検討部会（2022 年 12 月 13 日 他）
２）モニタリングポスト電源切替え訓練の実施状況
資料名・モニタリングポスト用発電機運用管理手順書（改訂 05）13令和５年１月報告書（案）・環境モニタリング関係電源系統図
３）原子力防災資機材の保全の実施状況
資料名・原子力災害対策基本マニュアル
・放射線管理基本マニュアル
・原子力防災資機材等管理手順書
・計測器管理マニュアル
・放射線計測器管理要領
・環境放射線管理要領
・原子力災害・消防資機材点検手引き
・緊急・災害対策用資機材管理要領
・屋外放射性物質監視装置精密点検報告書（2022 年７月９日）
・原子力防災資機材等点検実施報告書（2022 年９月 30 日）（アノラック等装備品）
・資機材点検記録（電話機）（緊急時用電話回線）（2022．9．30)
・資機材点検記録（ＦＡＸ機）（一斉ファクシミリ装置）（2022．9．30)
・資機材点検記録（電話機）（所内用ＰＨＳ）（2022．9．30)
・資機材点検記録（電話機）（衛星携帯電話）（2022．9．30)
・排気筒放射線モニタ校正記録（１～４号機及び廃棄物処理建屋）2022 年 10月４日他
・放水口モニタ精密点検報告書（2022 年 10 月４日）
・ 放 射 線 計 測 機 器 点 検 ・校 正 記 録 Ｎ ａ Ｉ （ Ｔ Ｉ ）シンチレーションサーベイメータ（LSC-64,68）（2022 年３月 28 日 他）
・ 放 射 線 計 測 機 器 点 検 ・ 校 正 記 録 電 離 箱 式 サ ー ベ イ メ ー タ （ L-ICW74,79,81,85,86,89,108,112,115,116,124,125,126,129,138）（2021 年 12 月２日
他）
・放射線計測器校正記録 中性子線サーベイメータ（L-NS-８，９）（2022 年２月
18 日～2022 年３月１日 他）
・ガラス線量計環境モニタリングシステム点検報告書（2022 年４月 28 日）
・ 放 射 線 計 測 機 器 点 検 ・ 校 正 記 録 Ｇ Ｍ 汚 染 サ ー ベ イ メ ー タ （ L-GMAD56,58,59,60,84,203,204,208）（2022 年６月７日 他）
・ 放射線 計 測機器 点 検・校正記録 α線サーベイメータ（L-αS-７）（ 2022 年４月７日）
・タイマー付ダストサンプラ（F1-DST-102 他）（2021 年 11 月９日）
・ 放射 線 計測機 器点検・校正記録 ポータブルダストサンプラー（L-PDS-２～10）（2022 年６月 22 日）

14令和５年１月報告書（案）・ 放射線 計 測機器 点 検・校正記録 電 子式 線量計（βγ）’Ａ ＰＤ －040201～
040230， 040271 ～ 040300， 040401～ 040430， 040466～ 040495） （ 2021 年
12 月２日～2022 年 12 月８日 他）
・消防車車体部・艤装部定期点検業務 完了報告書（化学消防車）（2022 年
10 月４日）・消 防 車車体部 ・艤装部定期点検業務 完了報告書（水 槽付ポンプ車）（2022年９月２日）
・整備車両納入書（モニタリングカー）（2022 年１月 20 日）
・モニタリングカー 精密点検報告書（2022 年５月 24 日～26 日）
・除染キットチェックリスト（2022 年９月 14 日実施）
（１０）BE0090 地震防護
検査項目 地震防護
検査対象
１）地震発生時(10 月 21 日)における施設等の影響確認
資料名
・地震後の対応マニュアル
・地震発生後の対応ガイド
・電子ホワイトボード情報（プラント状況図）
・地震発生後のプラント状況について（15 時 36 分現在、第一報～最終報）
・地震後の点検結果報告書（区分Ⅲ） 2022 年 10 月 21 日 15 時 19 分頃発生
・CR10074267 ３・４RW/B ３階ＨＣＷ 濃縮 器（Ｃ）ハッチ上部排気ダクト排 気口
カバー脱落 等
（１１）BE0100 津波防護
検査項目 津波防護
検査対象
１） 地震・津波避難訓練の実施状況
資料名・自然現象等対応マニュアル
・原子力防災組織運用ガイド
・通報連絡業務ガイド
・電源機能喪失時等の対応ガイド
・防災訓練実施要領
・2022 年 11 月 地震訓練・高台活動訓練概要（安全総括部防災安全Ｇ）
・2022．11 月度 防災訓練シナリオ（主要版）【テーマ：巨大地震と大津波発生時
の対応】

15

令和５年１月報告書（案）・福島第二原子力発電所 原子力防災要員等(非常災害対策組織､自衛消防組織)構成表および原子力防災要員名簿（2022 年 12 月１日）
・電源機能喪失時等への対応組織（１２）BR0010 放射線被ばくの管理
検査項目 放射線被ばくの管理
検査対象
１）３号機 低電導度廃液系受タンク（Ｂ）点検作業
資料名・放射線管理基本マニュアル
・放射線作業管理要領
・線量管理要領
・放射線作業管理業務ガイド
・放射線管理区域管理要領
・放射線管理区域管理業務ガイド
・放射線計測器管理要領
・放射線管理仕様書
・ 放射線 管 理 計画 書 （ Ｒ ＷＡ 番号：220419） 「 ３号 ２ Ｆ－ １～ ４Ｗ設 備タンク修理工事（ＬＣＷ受けタンクＣ）」（改訂０）・管理区域区分変更依頼・承認書「工事件名：２Ｆ－１～４Ｗ設備タンク点検手
入工事 工事内容：３号 ＬＣＷ受タンク（Ｃ）点検」
・施工要領書「２Ｆ－１～４Ｗ 設備タンク点検手入工事」３号 LCW 受タンク点
検他（改訂０）・２Ｆ－１～４Ｗ設備点検手入工事 ３号機ＬＣＷ受けタンク（Ｃ）点検 工程表
・放射線作業環境表示ボード（2022 年 11 月９日 16 時）・作業予定表・指示書／防護指示書（2022 年 11 月 10 日）
・危険予知活動表（2022 年 11 月 10 日）
・放 射 線管理記録 （２Ｆ） ２Ｆ－ １～４Ｗ設備点 検手入 工事 ３号Ｌ ＣＷ受タン
ク（Ｃ）点検（2022 年 11 月 10 日）
２）１，２号機 廃棄物処理建屋高電導度廃液系収集ポンプ（Ｄ）室等の汚染
資料名・CR10074266 ３・４RW/B ３階ＨＣＷ濃縮器（Ｂ）ハッチ上部排気ダクト排気口
カバー外れかけ・CR10074267 ３・４RW/B ３階ＨＣＷ濃縮器（Ｃ）ハッチ上部排気ダクト排気口
カバー脱落
・CR10074347 ３・４RW/B ３階ＨＣＷ濃縮器（Ａ）ハッチ上部排気ダクト排気口

16令和５年１月報告書（案）

カバー外れかけ・CR10074270 ３・４RW/B ３FL 排気ファンフィルター室に落下 した排 気口ダクト
金網の汚染について・CR10073197 １号機 ＰＬＲ－ＭＧセットエリアにて Cs137 検出
・CR10075846 １号機 Ｔ／Ｂ 排気ファン室における Cs137 の検出
・CR10073617 ４号機 Ｔ／Ｂ １FL ＩＰＢ冷却装置室にて Cs134、Cs137 検出
・CR10077267 Ｔ／Ｂ大物搬入口シャッター汚染について
・CR10077502 Ｒｗ大物搬出入口シャッター汚染について
・ＨＣＷ収集ポンプ（Ｄ）汚染に伴う類似調査対象（実績）
・変更管理シート Cs137 汚染に対するエリア管理の対応について・ 放 射 線 管 理 者 連 絡 会 資料 【 運 用】 作 業 前の事前 サーベイ結 果 の立 合について
（１３）BR0070 放射性固体廃棄物の管理
検査項目 放射性廃棄物でない廃棄物
検査対象
１）１号機 原子炉再循環ポンプＭ／Ｇセットの潤滑油に対する放射性廃棄物でない廃棄物の管理状況（ＮＲ制度）【検査未了】
資料名
・放射性廃棄物でない廃棄物の取扱い要領（改訂０）・第一線業務取扱文書 フォールアウト対象物管理要領（改訂０）・ ２ Ｆ － １ Ｒ Ｐ Ｌ Ｒ Ｍ ／ Ｇ セット他 潤 滑 油 抜 取 り業 務 委 託 委 託 追 加 仕 様 書（改訂０及び１）
・業務実施計画書 ２Ｆ－１Ｒ ＰＬＲ Ｍ／Ｇセット他潤滑油抜取り業務委託
・CR10073197 １号機 PLR-MG セットエリアにて Cs137 検出・放射線測定記録 １号機 ＣＨ／Ｂ２階 再循環ＭＧセット室
・γ線核種分析結果 １号機 複合建屋
・ 管 理 区 域 区 域 区 分変 更 依 頼 ・ 承 認 書 ２Ｆ － １ Ｒ Ｐ Ｌ Ｒ － Ｍ Ｇ セット他 潤 滑
油抜取り業務委託（Ｂ１→Ｂ２)（2022 年 9 月 30 日)
・サーベイ記録 １号機 ＣＨ／Ｂ ２ＦＬ
・ 区 域 区 分 確 認 チ ェ ックシ ー ト １ 号 機 Ｃ Ｈ ／ Ｂ ２ Ｆ Ｌ Ｐ Ｌ Ｒ － Ｍ Ｇ セ ッ ト 室（2022 年 12 月８日）
・ 作業予 定 表・防 護 指示書 ２Ｆ－１Ｒ ＰＬ Ｒ Ｍ／Ｇセット他潤滑油 抜取り業
務委託（2022 年 11 月 30 日 他）
・危険予知活動表（2022 年 11 月 30 日 他）
（１４）BQ0050 事象発生時の初動対応

17

令和５年１月報告書（案）

検査項目 事象発生時の初動対応
検査対象
１）地震発生時（10 月 21 日）における施設等の影響確認
資料名
・地震後の対応マニュアル
・地震発生後の対応ガイド
・電子ホワイトボード情報（プラント状況図）
・地震発生後のプラント状況について（第一報～最終報）
・地震後の点検結果報告書（区分Ⅲ） 2022 年 10 月 21 日 15 時 19 分頃発生
・CR10074267 ３・４RW/B ３階ＨＣＷ 濃縮 器（Ｃ）ハッチ上部排気ダクト排 気口
カバー脱落 等
５．２ チーム検査なし

18