C-208-212

取扱

説明書

配電盤用角形計器/横長形計器
交流電流計・交流電圧計
PCK シリーズ
LCK シリーズ(整流形計器)C-208-212

このたびは、当社の製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書は、本製品を正しく取り扱っていただくために必要な事項について記載されていますので、ご使用の前に必ずお読みください。

安全上のご注意 使用環境及び使用条件
下記の条件を満たす場所でご使用ください。これ以外のご使用条件では、誤動作や故障、寿命低下につながることがあります。
 周囲温度-10～+55℃、湿度 25～85％RH の範囲内の場所
 ほこり、腐食性ガス、塩分、油煙の少ない場所 (腐食性ガス：SO2 / H2S など)
 振動や衝撃のない場所
 外来ノイズの少ない場所
 標高 2000m 以下の場所
 屋外盤での使用条件
屋外盤で使用する場合、下記の事項にご注意ください。
 本製品は、防塵，防水，防滴構造ではありません。塵埃の発生する場所は避け、雨や水滴が直接当たらない場所に設置してください。
 直接日光が当たる場所には設置しないでください。本計器に直射日光が当たりますと目盛や捺印が変色することがあります。また、表面温度上昇によりカバーの変形が起こることがあります。
 取付・接続取付や配線を行うときは取扱説明書を参照のうえ、下記注意事項を守り専門技術を有する人が行ってください。
 結線は結線図を確認のうえ、行ってください。不適切な結線は機器の故障や焼損、火災の原因となります。
 活線作業は禁止してください。感電・機器の故障・焼損・火災・ガスなど爆発の原因となり大変危険です。
 通電電流に適したサイズの電線を使用してください。不適切な電線の使用は火災の恐れがあります。
 ねじの締付け後、締付け忘れがないことを確認してください。緩んだ状態は火災、誤動作の原因となります。

 保守・点検 通電中の点検は、危険ですので行わないでください。
 定期点検における交換部品はありません。
 清掃する場合、乾いた柔らかい布などで軽く拭き取ってください。(指示計器はカバーに帯電防止処理が施されています。強く擦りますと帯電防止剤が落ちますのでご注意ください。)
アルコールなどの有機溶剤や化学薬品、クリーナーなどは使用しないでください。
 ケミカルストレスクラック（樹脂割れ）にご注意ください。
本製品はプラスチック部品を使用しています。プラスチックの表面に洗浄成分の化学薬品（有機溶剤や界面活性剤など）や油脂（植物油やオイル・グリースなど）が付着しますと、ケミカルストレスクラック（樹脂割れ）の原因になりますのでご注意ください。
 保管
長期間保管する場合は、下記のような場所で保管してください。
 周囲温度-20～+70℃の範囲内の場所
 日平均温度が 40℃を超えない場所
 ほこり、腐食性ガス、塩分、油煙の少ない場所
 振動や衝撃のない場所
 故障時の処置
故障の場合は原則、現品を引き取り修理することになります。
 廃棄
本製品を燃やしますと、環境に悪影響を与えます。本製品を廃棄する場合は産業廃棄物（不燃ゴミ）としてください。
本製品には水銀部品、ニッカド電池は使用していません。
 保証期間保証期間はご注文主のご指定場所に納入後一年と致します。

1

C-208-212目

次

安全上のご注意 ･･･････････････････････････････････････････････････････････

1

1. 製品概要 ･･････････････････････････････････････････････････････････････

3

1.1 特長 ････････････････････････････････････････････････････････････････

3

1.2 機種概要 ････････････････････････････････････････････････････････････

3

2. 取付
2.1 外形寸法図 ･･････････････････････････････････････････････････････････

4

2.2 設置条件 ････････････････････････････････････････････････････････････

6

2.2.1

設置条件に関する事項

2.2.2

使用条件に関する事項

2.3 取付方法 ････････････････････････････････････････････････････････････

6

3. 結線 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････

7

4. 校正 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････

7

5. 仕様
5.1 定格 ････････････････････････････････････････････････････････････････

8

5.2 標準仕様 ････････････････････････････････････････････････････････････

8

5.3 特殊仕様 ････････････････････････････････････････････････････････････

92

C-208-212

1. 製品概要
本製品は動作原理に整流形を用いた角形及び横長形の交流電流計・電圧計です。
パネルカット寸法は JIS C 1103 に準拠し、機種も各種大きさに合わせ揃えてあります。
また、性能は JIS C 1102-1：2007 規格に満足する、信頼の高い指示計器です。
過度の環境条件下における使用については、耐寒仕様及び熱帯仕様などの処理を施した製品を製作していますので、寒冷帯や熱帯地方への輸出機器用計器としても、ご使用いただける指示計器です。

1.1

特長
 パネルスペースに応じて最適な機種をお選びいだだけます。
 刃形指針計器もご指定により製作します。
 電流計は定格の 3 倍まで延長目盛を製作することができます。(AT-62M 附属) 高周波用（10kHz まで）を製作することができます。
 入力 100mA 以下の電流計には、過電流保護付が製作できます。

1.2

機種概要
角形計器
形名階級

正面寸法 ［H×W(mm)］

胴径

取付ねじ

PCK-120C

1.5 級

120×120110φ

M5×15

PCK-100C

2.5 級

100×10085φM4×15PCK-80C

2.5 級

80× 8065φ

M3×10

PCK-60C

2.5 級

60× 6052φ

M3×10形名階級

正面寸法 ［H×W(mm)］

胴径

取付ねじ

LCK-12C

1.5 級

120×10085φ

M4×15LCK-10C

2.5 級

100× 8365φ

M3×10LCK-8C

2.5 級

80× 67

52φ

M3×10

横長形計器

3C-208-212

2. 取付
2.1

外形寸法図

 PCK シリーズ
B

DA

2-M4ネジA±0.5

35.5+00K

F1E

F22-G1

形名
PCK-120C
PCK-100C
PCK-80C
PCK-60CA
100806448B
1231008060A±0.5CC
201614.514.5D41.53129.529.5E15151010F1φ110
φ85φ65φ52

パネルカット2-G2G1M5 ネジ
M4 ネジ
M3 ネジ
M3 ネジ

G2φ7 穴φ5.5 穴
φ4 穴
φ4 穴

A±0.3

A±0.3F2φ112 穴
φ87 穴
φ67 穴
φ54 穴

K0006 LCK シリーズ
CD

B

EA

2-G1

A

F2A2F1

A1±0.3.5+0 0

B1K

A12-M4ネジ

2-G235形名
LCK-12C
LCK-10C
LCK-8CA
504032A1453729.5A2352718.5

B12010080

B11008367

 変流器 (MR-CTN)(0.35～25A)

パネルカットC161414D
41.529.529.5E151010F1φ85φ65
φ52F2φ87 穴
φ67 穴
φ54 穴

G1G2M4 ネジ φ5.5 穴
M3 ネジ φ4 穴
M3 ネジ φ4 穴

(30～100A)

4-M4ネジ

162-M4ネジ

2-D51248

4413534248

質量：160g

1244100

8460

Ｌ

1372

80

60

7280

Ｋ

電流(A)
30～70

D
φ6.575～100

φ8.5

質量：200g＊ 端子カバーはオプションとなります。
4K
055.5

C-208-212

 延長目盛計器用 (AT-62M)

4-M4ネジ

質量：400g

 直列抵抗器 (DM-1 ～ DM-25)

DM-1 (601～1000V)

DM-2 (1.5～2.5kV)
46
36

36

3-M5ネジ

2-φ5穴
4EM(－) M(＋)

3644522-φ3.5穴＋□kV

2-M4ネジ100110124

質量：50g648.568

質量：170g

DM-5～DM-25
2-M5ネジφd＋□kVBDEEM(－)

M(＋)

2.5CA

形名
DM-5
DM-10DM-15
DM-20DM-25

定格
3～5kV
6～10kV
12～15kV
20kV
25kV

2.5G

4-φ8F

A
170
220
290
390
500

B
120
160
210
260
330

C
110
140
200
300
400

D
154
194
248
294356＊ 端子カバーはオプションとなります。

5E
170
210
264
310
372

F
140140
190
220
280

G
106106146
176
236

d44555質量
1.0kg 以下
1.5kg 以下
2.0kg 以下
3.0kg 以下
3.5kg 以下C-208-2122.2

設置条件

2.2.1

設置条件に関する事項
 屋内使用としてください。
 設置高度は 2000m 以下としてください。
 使用温度範囲-10～+55℃、1 日の平均温度は 40℃以下としてください。
 測定回路の測定カテゴリⅢ
 汚染度２JIS C 1010-1：2005 (配電盤等の測定回路で使用する場合のカテゴリ)

JIS C 1010-1：2005 (通常、非導電性の汚染だけが発生する環境)

 設置については、強磁性体(鉄)又は非磁性体金属パネルに取付けてください。
 絶縁は基礎絶縁です。
 屋外盤で使用する場合、次の事項にご注意ください。
① 本計器は、防塵，防水，防滴構造ではありません。
塵埃の発生する場所は避け、雨，水滴が直接当たらない場所に設置してください。
② 直接日光が当たる場所には設置しないでください。本計器に直射日光が当たりますと目盛や捺印が変色することがあります。また、表面温度上昇によりカバーの変形が起こることがあります。
 取付けに関する事項① 安全のために取付けは電気工事、電気配線などの専門の技術を有する人が行ってください。
② 主電源に直接接続する場合には、外部に適切なヒューズを設置してください。
③ パネルへの取付けねじは、適切な工具によりねじサイズ、材質に適したトルクで締付けてください。
推奨締付けトルク M3 ねじ：0.5～0.6N･m、M4 ねじ：1.0～1.3N･m、M5 ねじ：2.0～2.5N･m
 配線に関する事項① 活線作業は禁止してください。
② 配線は、結線図を十分に確認のうえ、行ってください。
③ 配線には、電気量と端子サイズに合った圧着端子、工具などをご使用ください。
④ 端子ねじは、適切な工具によりねじサイズに適合したトルクで締め付けてください。
推奨締付けトルク M3 ねじ：0.5～0.6N･m、M4 ねじ：1.0～1.3N･m、M5 ねじ：2.0～2.5N･m⑤ 配線作業終了後に端子カバーを安全のために必ず取付けてください。
⑥ 変流器(CT)との組み合わせ計器は、正しく CT 二次側端子を接続してください。CT の誤配線又は CT 二次側の開放は CT の二次側に高電圧が発生し、CT の故障、焼損、火災の原因となります。
2.2.2

使用条件に関する事項
 操作者が触れてよい部分は、パネルに取付けた指示計器の前面のみです。
 製品に異常が生じた場合は、電源及び入力を止め、使用を中止し、弊社までご連絡ください。
 管理指針付の場合、管理指針の設定は目盛の範囲内としてください。
設定用ねじを、最小又は最大の目盛値を超えて回すと、指針の故障の原因となります。

2.3

取付方法
(1) パネルカットは、外形寸法図を参照してください。
(2) 取付パネルは、十分丈夫な板（盤）を使用してください。
(取付パネルの厚さ：PCK-120C/100C，LCK-12C：10mm 以下、PCK-80C/60C，LCK-10C/8C：6mm 以下)(3) 盤表面より本計器を差込、盤裏面より付属ナットを用いて盤にしっかりと固定してください。
(ナットの締付けトルク M3：0.5～0.6N･m，M4：1.0～1.3N･m，M5：2.0～2.5N･m)<注意> 取付時に振動や衝撃を与えますと故障の原因となります。注意して取付けてください。

6C-208-212

3. 結線
外部結線は結線図を参照のうえ、正しく結線してください。
電流計 (349mA以下)

電流計 (0.35～100A)
MR-CTN外付

～～～～

LOAD

K

電流計 (101A以上)
CT＋MR-CTN外付

CT L

LOAD

K

～
～

LOAD

MR-CTN

電圧計 (600V以下)～～

電圧計 直列抵抗器外付
DM-1 (601～1000V)
LOAD

～～

CT L

K

L

電圧計 直列抵抗器外付
DM-2～DM-25 (1.5kV以上)
LOAD

～～

LOAD

DM-1M(±)
＋kV

EM(±)

4. 校正
本計器は、あらかじめ指定の入力仕様で正しく調整されていますので、特に保守の必要はありません。
しかし、長年にわたる使用で誤差が生じた場合には、当社にて校正します。(有料)< 零位調整方法 >入力していない状態で、スケール左側 0 又は零位に指針が合うよう、計器カバー中央の零位調整器をドライバーにて回し、零位を合わせてください。

7

C-208-212

5. 仕様
5.1定格

■ 電流計 (１)■ 電圧計 (２)最大目盛値

内部抵抗又は消費 VA

100μA

5kΩ

附属品

500μA

1.5kΩ

1mA
3mA
5mA

800Ω
350Ω
300Ω

－10mA ～ 300mA
350mA ～ 100A

0.5VA
1.0VA

－MR-CTN

最大目盛値

消費電流

附属品

3V ～ 600V

1mA－

750V ～ 25kV

1mA

直列抵抗器 DM-1 ～ DM-25

注(１) 100A を超える場合又は回路電圧が 600V を超える場合、5A (1A, 0.1A) 計器に変流器を外付してご使用ください。
注(２) 3V 以上の電圧計は内部抵抗 10kΩ/V まで製作します。

5.2標準仕様項目
動作原理仕様整流形
JIS C 1102-1：2007 ，JIS C 1102-2，-9：1997 ｢直動式指示電気計器｣
JIS C 1103 ｢配電盤用指示電気計器寸法｣ 準拠
PCK-120C，LCK-12C：1.5 級
PCK-100C，PCK-80C，PCK-60C，LCK-10C，LCK-8C：2.5 級

規格
階級
計器振れ角

86°
PCK-120C，LCK-12C：95mm
PCK-100C，LCK-10C：80mm

目盛長PCK-80C， LCK-8C ：61mm
PCK-60C：45mm

目盛板

白色

指針形状 (色)

槍形 (黒色)

計器取付姿勢
計器取付パネル材質

鉛直 (⊥)
鉄板及び非鉄板共用

取付パネルの厚さ

PCK-120C，PCK-100C，LCK-12C：10mm 以下
PCK-80C，PCK-60C，LCK-10C，LCK-8C：6mm 以下

波高率√2（正弦波）

汚染度

2

測定カテゴリCATⅡ

最高回路電圧600V (電流計)

電圧試験

電気回路と外箱間

AC3320V (50/60Hz) 5 秒間

絶縁抵抗

電気回路と外箱間

DC500V

衝撃加速度

147m/s2
指示計

50MΩ以上

相互に直角な 3 軸方向、正逆方向各 3 回

カバー：メタクリル酸樹脂 (帯電防止処理) ，ベース：フェノール樹脂(AT-62M) ボックス：ABS(V-0) ，端子板：フェノール樹脂

材質

附属品

(MR-CTN) ケース、端子板：ABS(V-0)(DM-1，DM-2) ボックス、端子板：フェノール樹脂(DM-5 ～ DM-25) ボックス：鉄 ，端子板：フェノール樹脂

外観色

指示計

カバー：マンセル N1.5 (黒色) 又は マンセル 7.5BG4/1.5 (暗青色)
ベース：マンセル N1.5 (黒色)

附属品

マンセル N1.5 (黒色)

使用温湿度範囲-10 ～ +55℃ ，25 ～ 85％ RH (結露のないこと)

保存温度範囲-20 ～ +70℃

質量
製品保証期間

1 日の平均温度は 40℃以下

PCK-120C：350g ，PCK-100C：180g ，PCK-80C：125g ，PCK-60C：90g
LCK-12C ：300g ，LCK-10C ：140g ，LCK-8C ：110g
１年間
8C-208-212

5.3

特殊仕様 (オプション)
項目

仕様

指針形状

刃形、棒形（多重目盛）

計器取付姿勢水平、傾斜取付（角度指定）

目盛

着色目盛、多重目盛、換算目盛、特殊記号など
PCK-120C，LCK-12C：100 区分まで
PCK-100C，LCK-10C： 80 区分まで

最大目盛区分

PCK-80C， LCK-8C ： 60 区分まで
PCK-60C： 50 区分まで

(標準以上は刃形指針指定時のみ)

難燃材指定

カバー：ポリカーボネート樹脂

計器保護回路過電流 又は 過電圧：必要耐量をご指定ください
振動耐振構造衝撃
特殊環境管理指針
端子カバー

2～10Hz 振幅 15mmp-p
10～55Hz29.4m/s2147m/s2 ，30 回

熱帯防湿処理を施します。 使用湿度：95％ RH 以下

耐寒

使用温度：-30 ～ +55℃，保存温度：-40 ～ +60℃

槍形（赤色） 2 管理指針まで対応
端子カバー付とご指定ください

本社
住 所：〒１２１－８６３９ 東京都足立区一ツ家一丁目１１番１３号(東京営業所) 電 話：０３（３８８５ ）２４１１ (代表)
ＦＡＸ：０３（３８５８ ）３９６６
京都営業所

住 所：〒６１０－０１１４ 京都府城陽市市辺西川原１－１９
電 話：０７７４（５５ ）１３９１ (代表)
ＦＡＸ：０７７４（５４ ）１３５３

作成 2017/12/08

Rev. F

9