2104872C742A10
XSG-21-109

太陽光発電システム＜パワーコンディショナ＞
品 番

XL-PSME45L3 （4.5kW 塩害対応タイプ）
XL-PSM55L3 （5.5kW タイプ）
XL-PSME55L3 （5.5kW 塩害対応タイプ）

品番表示位置（下面）（屋外・屋内設置兼用型）

販売店・工事店様用据付工事説明書■ 据付け前に必ずこの説明書をお読みください。
■ パワーコンディショナは太陽電池アレイで発電した直流電力を各電気機器および商用系統へ供給できるように交流電力に変換する装置です。
■ この製品の性能・機能を十分に発揮させ、また安全を確保するためには正しい据付けが必要です。
■ 電気配線工事は、有資格者が実施してください。
■ この説明書に記載されていない方法で工事された場合、また当社指定部品を使用せず工事された場合、事故や故障が生じたときには責任を負いかねます。

お願い

●

●

●

パワーコンディショナ内 太陽電池開閉器のP 端子、N 端子に系統電源（交流電源）を接続しないでください。
製品が故障します。
感電防止のため据付工事を行う前に、太陽電池を遮光シートなどで覆ってください。
別冊の『取扱説明書』はお客様用です。
据付工事が終わりましたら、この説明書と共に必ずお客様にお渡しください。

もくじ

安全のために必ず守ること…2～31.外形寸法図……………………4～5
2.パワーコンディショナ据付場所の選定……………………………6～7
3.並列運転をする場合………………84.パワーコンディショナの据付け……………………………9～12
5.電気工事……………………13～20
6.据付け後の確認……………21～23
7.結線の確認………………………24
8.通電の確認…………………25～26
9.試運転………………………27～29
10.整定値の設定と連系立会い…30～32
11.連系運転の開始…………………33
12.お客様への説明…………………33
13.表示一覧…………………34～35
ブレーカの選定と分電盤への接続方法…裏表紙

安全のために必ず守ること
電気配線工事は、資格を有する販売店・工事店様が実施してください。
お客様自身での工事は、故障や事故の原因になります。
● 火災・けが・感電のおそれがありますので、次の注意事項を必ず守って作業してください。
● 誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を●“ 図記号 ”の意味は次のとおりです。
次の表示で区分して説明しています。
●●

警告

誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性が
あるもの

注意

誤った取扱いをしたときに軽傷
または家屋・家財などの物的損
害に結びつくもの禁止

アース線接続

分解禁止

指示に従う

水ぬれ禁止

高温注意

警告
太陽電池アレイケーブル間には高電圧が発生しているので、手や身体がぬれた状態での作業を
行わない。
水ぬれ禁止
（感電のおそれがあります）●

太陽電池アレイの（＋）ケーブル（黒色）と（－）
ケーブル（白色）は絶対にショートさせない。
（スパークによるケーブル過熱が発生し、場合によってはケーブルの被覆が溶けて火災の原 アース線接続
因になります）●自立運転出力用コンセント（必要な場合に別設
置）は水気のある場所に設置しない。
（感電の原因になります）●

端子台接続部は、指定の電線を使用し、抜けないように確実に接続する。
（接続に不備があると火災の原因になります）●

自立運転出力用コンセント（必要な場合に別設置）と商用電源を接続しない。
（火災・感電の原因になります）

ケーブルの圧着作業は、指定した工具で確実に行う。
（圧着に不備があると火災の原因になります）●

自立運転出力用コンセント（必要な場合に別設置）に医療機器やパソコン等をつながない。
（途中で電源が切れ、生命や財産に損害をあた
えるおそれがあります）●

洗面所や脱衣所の直接蒸気がかかる場所（浴室
側扉の上部、洗面台の上部）など、著しく湿度の高い場所へ据付けない。
（感電・漏電の原因になります）
台所など油煙や蒸気を受ける場所には据付けない。
（感電・漏電・火災の原因になります）●

電気配線工事は太陽電池アレイを光をさえぎるもの（遮光シート）で覆った状態で行う。
（感電の原因になります）●

据付け・配線には、必ず同梱部品および指定部
材を使用する。
（落下・感電・火災の原因になります）●

配線工事中および運転開始までは、パワーコンディ
ショナ内のすべての太陽電池開閉器と、分電盤の太陽光発電用ブレーカを「OFF」の状態にして行う。
（感電の原因になります）●

分解・改造は絶対に行わない。
（落下・感電・火災の原因になります）

●

●

2

指示に従う

可燃性ガスなどが漏れるおそれのある場所へ据付けない。
（製品周囲にたまると火災の原因になります）

●

分解禁止

据付けや配線工事は電気設備技術基準や内線規程に従って有資格者である電気工事士が安全・確実に行う。
（接続不良・誤った配線工事は感電・火災の原
因になります）●●●パワーコンディショナに接続する太陽電池モジュールの直列枚数および並列枚数は指定の範囲内にする。
（感電・火災の原因になります）●

低電圧用ゴム手袋を使用して電気配線作業を行う。
（感電の原因になります）●

浴室には据付けない。
（感電・漏電の原因になります）

接地線（アース）（緑）の接続は確実に行う。
（端子ネジ締付トルク：0.9～1.1N･m）（感電・火災の原因になります）●●

連系運転時には、自立運転出力用コンセント（必要な場合に別設置）に電気機器を接続しない。
（感電の原因になります）●

禁止

据付前および据付時に製品に水をつけたり、水をかけたりしない。
（ショート・感電の原因になります）●

電線は指定トルクで確実に締付ける。
（端子台ネジ締付トルク：1.4～2.0N･m）（感電・火災の原因になります）

警告
分電盤等のブレーカ端子台のネジを緩めた場合
は、締め直し、増し締めする。
（火災・ショートの原因になります）●

フロントパネルは確実に取付ける。
（ほこり・湿気・雪などの侵入により，漏電・火災の原因になります）

据付けは、製品質量に十分耐えるところに確実に行う。
（強度の不十分なところに据付けると製品が落下し、けがの原因になります）

●

●

指示に従う

スイッチカバーを確実に取付ける。
（ほこり・湿気・雪などの侵入により、漏電・火災の原因になります）

指示に従う

●

火災予防条例など法令の基準を守る。
（誤った工事は火災の原因になります）

●

注意
禁止

運転中や運転直後にパワーコンディショナの天面に触らない。
（やけどの原因になります）

●

高温注意

製品を落下させない。
（製品本体は重量物のため、据付けには注意してください）（製品が落下すると、けがや建物の床などを傷つける原因になります）●

据付けの際は必ず手袋を着用する。
（着用しないとけがの原因になります）

●

指示に従う

3

1.外形寸法図
パワーコンディショナ外形寸法図※開梱時に、製品に変形や破損がないことを確認してください。

3.3
400

XL-PSM55L3
XL-PSME55L3 29.4

225

630

質量（kg）
品番
本体 取付板XL-PSME45L3 28.7 3.3

スイッチカバー

定格銘板

通信配線引込口ノックアウト（φ１０）（露出配線の場合）
配線引込口ノックアウト（φ３４）
25 50 50 33（露出配線の場合）
455

単位(mm)

パワーコンディショナ本体

227.5

45 45

(156)

400

91

埋設配線用ケーブル取出し穴
630

(7)

(55)

91

265

45 45

(50)

10

387.5
270
180
90

32

12.5

取付板取付穴位置

32

25

配線カバー

(16)

単位(㎜)

■付属部品（同梱されているかご確認ください）① 木ネジ（6-50）……6 本 ② 圧着端子（5.5㎜ 2 用）
…XL-PSME45L3：6 個
XL-PSM55L3/
XL-PSME55L3：1 個③ 圧着端子（8.0㎜ 用）④ 圧着端子キャップ（8.0㎜ 用）
…6 個
…6 個
2

⑤ 棒端子
2.0㎜ 2 用…
XL-PSME45L3：6 個
3.5㎜ 2 用…
XL-PSM55L3/
XL-PSME55L3：8 個⑥ パッキン…………1 個⑧ 誤結線防止用リードマーク…XL-PSME45L3：6 個
XL-PSM55L3/
XL-PSME55L3：8 個
P1
P2
P3

4

P4

N1
N2
N3
N4

品名

① 木ネジ 6-50

チェック欄

数量
XL-PSM55L3
XL-PSME45L3
XL-PSME55L3
6本
6本② 圧着端子（5.5㎜ 2）6個

1個③ 圧着端子（8.0㎜ 2）6個

6個④ 圧着端子キャップ CV8.0㎜ 2 用
棒端子2.0㎜ 2⑤3.5㎜ 2⑥ パッキン

6個
6個
－
1個

6個
－
8個
1個

⑦ 結束バンド

6個

7個⑧ 誤結線防止用リードマーク

6個

8個

取扱説明書（保証書付）

1冊

1冊

据付工事説明書（本紙）

1冊

1冊

竣工点検表

1冊

1冊

パワーコンディショナ出荷検査成績書

1枚

1枚

太陽光発電用ブレーカ表示ラベル

1枚1枚

自立運転出力用コンセント表示ラベル

2枚

2枚

配線カバー

1個

1個

取付板

1個

1個

リーフレット

1枚

1枚

その他付属部品⑦ 結束バンド…XL-PSME45L3：6 個
XL-PSM55L3/
XL-PSME55L3：7 個

2

品番据付けの前に⑤自立運転出力用ケーブル（2 芯）（必要な場合のみ）⑦PF 管継ぎ手、PFD 管（露出配線の場合で、必要な場合のみ）⑥自立運転出力用コンセント（必要な場合のみ）

事前に下記現地調達部材を準備してください。

⑤自立運転出力用ケーブル（2 芯）（必要な場合のみ）⑦PF 管継ぎ手、PFD 管（露出配線の場合で、必要な場合のみ）⑥自立運転出力用コンセント（必要な場合のみ）①分電盤接続用ケーブル（交流側（より線 3 芯））⑦PF 管継ぎ手、PFD 管（露出配線の場合で、必要な場合のみ）⑦PF 管継ぎ手、PFD 管（露出配線の場合）
太陽電池
アレイ

パワーコンディショナ④②接地線（アース）（緑）③接地棒（リード線付）■現地調達部材① 分電盤接続用ケーブル（交流側（より線 3 芯））
パワーコンディショナ
XL-PSME45L3

片道の配線長さ14m 未満14m 以上、20m 未満
20m 以上、35m 未満

太陽光発電用ブレーカ②接地線（アース）（緑）③接地棒（リード線付）

ケーブルサイズCV5.5 ㎜ 2
CV8.0 ㎜ 2
CV14 ㎜ 2

パワーコンディショナ
XL-PSM55L3
XL-PSME55L3

ケーブルサイズCV8.0 ㎜ 2
CV14 ㎜ 2
CV22 ㎜ 2

片道の配線長さ16m 未満16m 以上、28m 未満
28m 以上、43m 未満

配線長の目安 配線での電力損失の増加が許容範囲内であれば、下表を超えて配線することもできます。
ただし、電力会社からの指示がある場合は、これに従ってください。
パワーコンディショナ
XL-PSME45L3
XL-PSM55L3/XL-PSME55L3

5.5 ㎜ 2（より線）13使用不可

各線径ケーブル時の最長片道配線長目安（m）
8.0 ㎜ 2（より線）14 ㎜ 2（より線）
19
34
15
27

22 ㎜ 2（より線）ー42

1 台のみを接続する場合の例です。複数台のパワーコンディショナを並列接続する場合は、電圧降下を考慮し、配線長と線径を選定してください。
● パワーコンディショナと分電盤間の電圧降下が大きくなると、電圧上昇抑制機能が働きやすくなります。
また、分電盤から商用電源側トランス間での電圧降下が大きい場合にも、電圧上昇抑制機能が働きやすくなります。
● 8.0㎜2を超えるケーブルを使用する場合、パワーコンディショナへは8.0㎜2ケーブルで接続し、製品外部にプルボックスを設置して太いケーブルにつなぎ変えてください。
●② 接地線（アース）（緑）HIV（緑色）線径は、太陽光発電用ブレーカ容量に
より接地線（アース）（緑）の線径が異なります。
太陽光発電用ブレーカ容量
50A 以下100A 以下150A 以下

線径
3.5 ㎜ 2 以上
5.5 ㎜ 2 以上
8.0 ㎜ 2 以上

④ 太陽光発電用ブレーカ
ブレーカ選定は裏表紙を参照してください。
⑤ 自立運転出力用ケーブル（必要な場合のみ）
VVFφ2.0 ㎜単線 2 芯③ 接地棒（リード線付）
接地工事について太陽電池アレイの開放電圧が 300V 以下の場合は D
種接地工事（接地抵抗 100Ω以下）、300V を超える
場合は C 種接地工事（接地抵抗 10Ω以下）が必要です。
ただし、太陽光発電用ブレーカに高感度高速形漏電遮断器（0.5 秒以内に自動的に電路を遮断）を使用する
場合は、D 種接地工事、C 種接地工事ともに接地抵抗500Ω以下まで許容されます。
⑥ 自立運転出力用コンセント（必要な場合のみ）
定格 15A 以上（最大 2 個のコンセント接続が可能）⑦ PF 管継ぎ手、PFD 管（必要な場合のみ）
呼び径 28：分電盤接続用ケーブル、自立運転出力用ケーブル、接地線（アース）（緑）、太陽電池アレイ出力ケーブル⑧ パテ
配線部を埋めるために必要です。

⑨ シリコン系シーリング材
壁面の腐食防止のために必要です。

■機材・工具・出力測定器具・保護具（電気工事）
ニッパー
ペンチ＋ドライバー
ホールソー
圧着工具

H 型 2 番、3 番 （ビット長さ 90mm 以上）
φ48
株式会社 ニチフ製 NH-1 または NH-9（R8-5S 用）株式会社 ニチフ製 NH-12（TMEV TC-2-11 用）株式会社 ニチフ製 NH-13（TMEV5.5-5S 用）

テスター
直流電圧レンジ 500V 以上
接地テスター※その他、必要に応じて準備ください。

低圧用ゴム手袋
保安帽
電工ベルト

5

2.パワーコンディショナ据付場所の選定■据付場所の選定と準備

150以上 1000以上

500以上

150以上

150以上

2000以下※据付けの際は次のことを必ずお守りください。
● 製品周囲は製品の冷却、およびメンテナンス時の作業空間確保のため、右図に示すスペース（斜線部）に障害物がない場所に据付けてください。
● 製品質量に耐える間柱または強固な垂直壁面に水平に据付けてください。
（製品本体の傾きは前後方向に1°以下、左右方向に2°以下で据付けてください。サイディング材の壁は強度不足のため、間柱に据付けてください）● 適切な間柱がない場合やモルタル壁、土壁など直接製品を据付けられない壁の場合は、製品質量に耐えるよ
うに補強して据付けてください。
● 周囲温度－20～50℃の場所に設置してください。

単位（㎜）
床面

※ 製品天面に人が触れるおそれがある場合は、1400㎜以上とすること。

■壁に据付けできない場合（1）補助板と取付金具（現地調達部材）または、（2）屋外パワーコンディショナ専用 架台据付部材 XL-DSK01（別売）を使用してください。
（1）補助板と取付金具（現地調達部材）を使用する場
合● 据付けや配線工事は電気設備技術基準や内線規程に従って有資格者である電気工事士が安全・確実に行ってください。
● 長期間の使用において取付強度が十分確保できる構造物に据付けてください。
● パワーコンディショナは取付板を介して据付
けてください。
● 補助板はパワーコンディショナ取付板より5cm以上大きく、パワーコンディショナがその内側となるように据付けてください。
● 補助板はステンレス等の錆びにくい金属板に防錆処理を施したものを選定してください。
● 補助板へのパワーコンディショナの固定は、ステンレス製のM6ネジ（ボルト）を6本以上使用してください。
ネジの取付位置は「4.パワーコンディショナの据付け」手順4の「取付板の取付け」（ P10 ）を参照してください。
● 補助板とネジの接する場所は、腐食および電食防止のため、防水処理を行ってください。
防水処理方法は、「4.パワーコンディショナの据付け」手順5の「防水処理」（ P10 ）を参照してください。
● 本体背面への配線処理はできません。配線方法は、「4.パワーコンディショナの据付け」手順8の「露出配線の場合」（ P12 ）を参照してく
ださい。
（2）屋外パワーコンディショナ専用 架台据付部材
XL-DSK01（別売）を使用する場合● 屋外パワーコンディショナ専用
架台据付部材XL-DSK01（別売）の据付工事説明書に従い据付けてください。

（1）補助板と取付金具（現地調達部材）を使用する場合
構造物

パワー
コンディショナ
補助板

地面（2）屋外パワーコンディショナ専用 架台据付部材
XL-DSK01（別売）を使用する場合

構造物

パワー
コンディショナ

架台据付部材XL-DSK01
（別売）

地面

注意
架台据付部材 XL-DSK01(別売)は塩害地域①②には使用出来ません。
塩害地域については（ P7 )を参照してください。

6

■下記のところには据付けできません●メンテナンスが困難な場所。
●屋根裏。
●車庫。
●浴室。
●洗面所や脱衣所で直接蒸気のかかる場所（浴室側扉の上部や洗面台の上部）など著しく湿度の高いところ。
●冷気が直接あたり結露するところ。
●過度の水蒸気、煙、塵埃、砂塵、塩分が存在するところ。
●可燃性ガス、腐食性ガスを受けるところ。
●台所などの油煙や蒸気が存在するところ。
●標高2000mを超えるところ。
●換気の少ない狭い空間。
●振動または衝撃を受けるところ。
●温泉地など腐食性物質が存在する場所。
●テレビ、ラジオのアンテナやケーブルに近いところ。（極力離すこと）●無線機（アマチュア無線等）のアンテナが近隣にある場所。（目安として100m以内）●降雪時に雪に埋もれる部分や、冠水するところ、常に水に濡れるところ。
●日中（10:00～15:00）に直射日光の当たるところ。（北面への据付けをおすすめします）●その他特殊な条件下（船舶・自動車等）での使用。
●塩害地域①②の屋外、重塩害地域。
（塩害対応パワーコンディショナ XL-PSME55L3およびXL-PSME45L3の場合は、塩害地域②の屋外設置可）※塩害地域①②（塩害対応パワーコンディショナ XL-PSME55L3およびXL-PSME45L3の場合は、塩害地域①）に据付ける場合
は、屋内または屋内相当（周囲温度が50℃を超えない*、屋根があり四方を壁で囲まれている空間）の場所に据付けてください。
* 周囲温度が30℃以上の場合、パワーコンディショナの保護機能により出力を制限することがあります。なお、設置環境によっては30℃未満でも出力を制限する場合があります。

■塩害地域について
地

域

沖縄
離島※1
瀬戸内海※2（紀伊水道、大阪湾除く）
北海道日本海側・東北日本海側※3
その他の地域

重塩害地域※4～500m

海岸からの距離500m～1km
1～2km

2～7km

7km以上

塩害地域②

（塩害対応パワーコンディショナ（XL-PSME45L3およびXL-PSME55L3）の屋外設置可）

設置不可

塩害地域①

塩害地域②（同上）
一般地域（全機種設置可）
塩害地域②（同上）
一般地域（同上）
塩害地域②（同上）
一般地域（同上）※1： 北海道・本州・四国・九州を除く、すべての島。
※2： 本州（兵庫県相生市～山口県下関市唐戸町）/ 四国（香川県東かがわ市～愛媛県南宇和郡愛南町）／九州（福岡県北九州市門司区～大分県津久見市）。
※3： 北海道（松前町～稚内市）／東北（青森県下北郡東通村蒲野沢～山形県鶴岡市）。
※4： 海岸から 50m 以内の地域および 50ｍを超えていても海岸より飛散した海水が直接かかる地域。
※3
北海道・東北（日本海側）

瀬戸内海沿岸※2

離島※1
全域

沖縄
全域

■塩害地域の設置について（塩害対応パワーコンディショナ XL-PSME55L3およびXL-PSME45L3の場合）
塩害対応パワーコンディショナ XL-PSME55L3およびXL-PSME45L3の場合、上記の表の塩害地域②（海岸から500m以上の塩害地域）の屋外に設置できますが、発錆に対して万全ではありませんので、以下の点についてご考慮ください。
●潮風に直接さらされることを極力回避するような場所に設置してください。
また、本体に付着した塩分等が雨水によって洗浄されるように配慮してください。

7

3.並列運転をする場合■ 並列運転をする場合
複数台のパワーコンディショナを並列運転する場合は、低圧配電線から分電盤までのケーブルの許容電流を必ず確認し、必要に応じて見直してください。
● パワーコンディショナから分電盤間、および分電盤から商用電源側トランス間の電圧降下が大きいと、電圧上昇抑制機能が働きやすくなります。特に並列連系時は、適切な設計を行ってください。
●■ 並列運転の制限
太陽電池アレイは、パワーコンディショナごとに独立した接続としてください。
太陽電池容量は 50kW 未満とし、分電盤内の契約ブレーカなどや導電バー電極の容量以内としてください。
例えば、同一敷地内の 99kW システムを 49kW システムのように 2 分割して、低圧連系システムとして
2 つのシステムにすることは禁止されています。
● システム全体の太陽光電池容量が 50kW 以上の場合、電気事業法の規定により電気主任技術者の届け出が必要となります。
●●■ 配置方法
下図に示すように、パワーコンディショナ間および壁との間隔を確保してください。
複数台のパワーコンディショナを設置する場合、全体の廃熱量が大きくなりますので、十分な空間を確保し、パワーコンディショナの周囲温度の状況によって換気を行ってください。
● 屋内に設置する場合は、縦方向の2段設置は禁止です。
● 屋外に設置する場合は、縦方向へ2段まで設置できます。
●
●

お知らせ
パワーコンディショナは運転中、本体上部の換気口から廃熱を生じます。
この廃熱は壁づたいに上昇するため、パワーコンディショナを上下に設置すると、下側に配置したパワーコン
ディショナの廃熱を上側のパワーコンディショナが受けるため、周囲温度の状況によって上側のパワーコンデ
ィショナの出力が制限される、または過熱保護で停止することがあります。
屋内設置の場合150㎜以上150㎜以上

屋外設置の場合200㎜以上500※～2000㎜

200㎜以上150㎜以上150㎜以上150㎜以上200㎜以上200㎜以上

パワーコンディショナ

パワーコンディショナ※ 製品天面に人が触れるおそれがある場合は、1400㎜以上とすること。

150㎜以上600㎜以上2000㎜以下
500㎜以上■ 並列運転をする場合の、太陽光発電用ブレーカの設置および感度の設定●●

ブレーカは当社指定の設置方法とし（下図参照）、パワーコンディショナ毎に設置してください。
太陽光発電用ブレーカの電流容量および感度電流は下表のように設定してください。
太陽光発電用ブレーカの電流容量

太陽光発電用漏電ブレーカの感度電流および電流容量

パワーコンディショナ
XL-PSME45L3
XL-PSM55L3/XL-PSME55L3

電流容量
40A

パワーコンディショナ
XL-PSME45L3
XL-PSM55L3/XL-PSME55L3

買電用
売電用
太陽光発電用ブレーカ
電力量計 電力量計 主電源
3P2Eまたは3P3E
家庭内負荷用
漏電ブレーカ 分岐ブレーカ

契約
ブレーカ

電流容量

30mA

40A

太陽光発電用漏電ブレーカ
3P2Eまたは3P3E 逆接続可能型

家庭内負荷

主電源漏電ブレーカの負荷側に接続する場合、主電源漏電ブレーカは、
3P3Eの中性線欠相保護付き、逆接続可能型としてください。
また、主電源漏電ブレーカの電流容量は、接続するパワーコンディショナの容量を考慮して選定してください。

8

感度電流

主電源漏電ブレーカの負荷側に接続
最大2台まで

主電源漏電ブレーカの電源側に接続※パワーコンディショナから太陽光発電用ブレーカへ接続する分電盤接続用ケーブルがXL-PSME45L3は20m以上の場合、XL-PSM55L3/XL-PSME55L3
は16m以上の場合、プルボックスを配置し、太いケーブルにつなぎ変えてください。（詳細は「現地調達部材」（ P5）を参照してください）4.パワーコンディショナの据付け
壁穴あけ（ケーブル）用（埋設配線の場合のみ）

7

55

50

1

「1.外形寸法図」（ P4 ）を参照して本体背面よりケーブルを引き込むための穴を壁にあけます。
（ホールソーφ48（最大））
156

注意

16

取付板の
外形イメージ

露出配線の場合は（ P12 ）を参照。

単位（㎜）

ケーブルの引込み警告

配線工事中および運転開始までは、分電盤の太陽光発電用ブレーカを「OFF」の状態にして行う。
太陽電池が遮光シートで覆われていることを確認する。
高電圧の発生により感電のおそれがあります。
①ケーブルの引き出し

各ケーブル引込口まで各ケーブルを「壁からのケーブルの引込寸法」を参照して引き込みます。

太陽電池アレイ 分電盤接続用ケーブル
出力ケーブル（交流側（より線3芯））
直流側 ＋（黒）直流側 －（白）壁からのケーブルの引込寸法（目安）

2ケーブル
分電盤接続用ケーブル（交流側（より線3芯））
開閉器（アレイ1）
太陽電池アレイ出力ケーブル
開閉器（アレイ2）
直流側（より線2芯）開閉器（アレイ3）
プラス・マイナス各1本ずつ開閉器（アレイ4）*
接地線（アース）（緑）
自立運転出力用ケーブル（単線2芯）（必要な場合のみ）

引込寸法
290㎜
290㎜
290㎜
280㎜
290㎜
240㎜
290㎜

取付板の
外形イメージ

お願い
引き込んだケーブルにそれぞれ「交流側」、「アレイ1⊕」、「アレイ1⊖」、「アレイ2⊕」、「アレイ2⊖」、「アレイ3⊕」、「アレイ3⊖」、「アレイ4⊕」*、「アレイ4⊖」*、「自立」とビニールテープなどを使って印をつけてください。
● 分電盤接続用ケーブルはケーブルの加工 （ P13 ）を参照し、シースをはがしてください。
● 外部通信用ケーブルは、他のケーブルと引込口を分離してください。
● 外部通信用機器を使用する場合は、それぞれに付属している据付工事説明書を参照してください。
●

接地線
（アース）
（緑）
自立運転出力用ケーブル（単線2芯）（必要な場合のみ）

・分電盤接続用ケーブル
・太陽電池アレイ出力ケーブル
・接地線（アース）（緑）・自立運転出力用ケーブル（必要な場合のみ）
外部通信用ケーブル（必要な場合のみ）（* アレイ4はXL-PSM55L3/XL-PSME55L3のみ）取付板へのパッキン貼付け

3

右図を参照して、壁面への防水処理としてシーリン
グ材を充填するため取付板の裏面外周より5㎜程度
内側に付属のパッキンを貼り付けます。
※ 5㎜はシーリング材を充填するためのすき間です。
取付板外形に合わせて貼り付けないでください。
※ 屋内へ設置する場合、この工程は不要です。

m

5m

m

5m

下面
パッキン

取付板

下部
（下部にはパッキンを貼り付けないでください）9

4.パワーコンディショナの据付け

つづき取付板の取付け4① 付属部品の木ネジを使用し、取付板の上部にあるネジ取付ダルマ穴（ ）に仮止めします。
（木ネジの下穴径はφ4.5以下としてください）② 取付板が水平（左右方向傾き2°以下）になるよ
うに下記ネジ止めをします。
取付穴
上部取付穴
下部取付穴

木ネジ
仮止め（木ネジ）

ネジ取付位置ダルマ穴を基準に左右各1か所
ダルマ穴を基準に左右各1か所および中央1か所（合計6か所をバランスよくネジ止めします）※付属の木ネジは、強度が確保できる間柱などに取付けます。

③ 仮止めした木ネジ1本を締付けます。

ネジ取付ダルマ穴

木ネジ
取付板

防水処理

5

（3か所）

壁面の腐食防止のため、取付板が壁面に接する外周部（下部を除く上および横）およびネジ頭、未使用のネジ穴部にシリコン系シーリング材を塗布します。
お願い● 取付板のネジ締付部および使用しなかったネジ
穴にも取付板から壁面へ雨水が浸入しないよう
シリコン系シーリング材を塗布し、防水処理を行ってください。
● 製品本体にシーリング材が付着しないようにシーリング材を塗布してください。
※ 取付板外周からのはみ出し量は1㎜程度とし、それ以上はみ出した場合はヘラなどで仕上げてください。本体に付着した場合、本体の取りはずしができなくなることがあります。

シーリング材塗布（未使用ネジ穴も全て）
シーリング材塗布（上・横面）

シーリング材
はみ出し量
1mm程度
取付板

壁

パッキン

取付板

※屋内へ設置する場合、この工程は不要です。

本体固定ネジの取りはずし① 本体下面のネジ（5本）をはずします。
（ネジは後で使用します）

6

お願い
いったん取りはずしたネジや部品は、据付けのため、後で使うので紛失しないよう保管しておいてください。

●

本体
ネジ※図中のパワーコンディショナはXL-PSM55L3/XL-PSME55L3を示します。
（以下、特に記載がない場合はXL-PSM55L3/XL-PSME55L3を示します)10フロントパネルの取りはずし

本体

フロントパネル① フロントパネルを固定しているフロントパネル
前面のネジ（4本）をはずします。
ネジ7

フロントパネル② フロントパネルを手前に引きながら、フロント
パネル引掛部より取りはずします。
お願い
いったん取りはずしたネジや部品は、据付けのため、後で使うので紛失しないよう保管しておいてください。

●

本体

本体の据付け注意
製品を落下させない。
（製品本体は重量物のため、据付けには注意してください）（製品が落下すると、けがや建物の床などを傷つける原因になります）

本体

フック

●

指示に従う

引掛部

① 本体を取付板の引掛部（4か所）に引っ掛けます。
入線口
取付板

8

テープ等

② 本体右下の入線口に各ケーブルを通します。
（各ケーブルを通す位置は右図を参照してくだ
さい）③ 各ケーブルを本体手前に引き出します。
● ケーブルが本体と壁の間に挟まっていないことを確認してください。
● 製品本体が引掛部に引っ掛かり、確実に固定されているか確認してください。
● ケーブルは左側から順次引き出してください。

自立運転出力用
ケーブル
分電盤接続用ケーブル

接地線

太陽電池アレイ
出力ケーブル■各ケーブルを通すブッシュの位置
外部通信用ケーブル
専用ブッシュ

接地線および太陽電池アレイ出力ケーブル
専用ブッシュ（2か所）（アレイ1、2用）

分電盤接続用ケーブル専用ブッシュ

自立運転出力用ケーブル
専用ブッシュ

（接地線、
アレイ3、4用）*（* アレイ4はXL-PSM55L3/XL-PSME55L3のみ）

次ページにつづく

11

4.パワーコンディショナの据付け

つづき

本体の据付け つづきパテ④ 右図のように壁面の配線口のすき間をパテでふさぎます。

・分電盤接続用ケーブル
・太陽電池アレイ出力ケーブル
・接地線（アース）（緑）・自立運転出力用ケーブル（必要な場合のみ）

お願い
壁穴から外気が侵入すると、結露を生じ故障の原因につながることがありますので、パテでケーブル引き込み部をふさいでください。

●

外部通信用ケーブル ※1（必要な場合のみ）※1：外部通信用ケーブルは他のケーブルと引き込み口を分離してください。
外部通信用機器を使用する場合は、それぞれに付属している据付工事説明書を参照してください。
フック⑤ 取りはずしておいた本体下面奥側のネジ（5本）
で本体と配線カバーを取付板に固定します。
お願い
パテにすき間がないことを確認して配線カバ
ーを取りつけてください。

本体

●

配線カバー

ネジ（5本）

8

露出配線の場合① 本体を取付板に引っ掛け、ネジ（3本）で固定します。
② 配線カバー下部のPF管用ノックアウト穴をあけ、PF管継ぎ手を締め付けます。

フック
配線カバー

本体

分電盤接続用ケーブル
接地線
PFD管呼び径28（3か所）
自立運転出力用ケーブル
太陽電池アレイ出力用ケーブル（接地線、アレイ3、4用）* 配線カバー④ネジ（2本）太陽電池アレイ、
接地線
出力ケーブル用
ノックアウト穴（2か所）①ネジ（3本）ノックアウト穴

ハンマー（アレイ1、2用）
外部通信用ケーブル用
ノックアウト穴（1か所）

分電盤接続用ケーブル、
自立運転出力用ケーブル用
ノックアウト穴（1か所）

マイナス
ドライバー

（* アレイ4はXL-PSM55L3/XL-PSME55L3のみ）③ 配線カバーに各ケーブルを通しパテ埋めします。
（各ケーブルを通す位置は上図を参照してください）④ 本体のコードブッシュに各ケーブルを通し、取付板右側に引っ掛け、本体にネジ（2本）で固定します。
● ケーブルの通しかたは「■各ケーブルを通すブッシュの位置」（ P11 ）を参照してください。
⑤ 各ケーブルを本体手前に引き出します。
● ケーブルが本体と壁の間に挟まっていないことを確認してください。
● 製品本体が引掛部に引っ掛かり、確実に固定されているか確認してください。

12②ノックアウト穴③パテ

PF管継ぎ手PFD管5.電気工事
警告
配線工事中および運転開始までは、パワーコンディショナ内すべての太陽電池開閉器と、分電盤の太陽光発電用ブレーカを「OFF」の状態にして行う。
（感電の原因になります）
●

指示に従う

警告
指示に従う

● ケーブルの圧着作業は、指定した工具で確実に行う。
（圧着に不備があると火災の原因になります）

ケーブルの加工
① 太陽電池アレイ出力ケーブルを下記のように加工し、付属の棒端子を確実に取付けます。
② 分電盤接続用ケーブルCV8.0㎜2（交流側（より線3芯））を下記のように加工し、付属の圧着端子キャップ
を通し、付属の圧着端子8.0㎜2用を確実に取付けます。
③ 接地線HIV（緑色、線径は P5 参照）を下記のように加工し、付属の圧着端子を確実に取付けます。
④ 自立運転出力用ケーブル、電線VVFφ2.0㎜を下記のように加工します。

■ケーブルの加工
対象

1

皮むき長さ

太陽電池アレイ
出力ケーブル（直流側（より線2芯））

圧着後の形態
棒形圧着端子

ケーブル
8㎜

1㎜ 程度

線径8.0㎜2

分電盤接続用ケーブル（交流側（より線3芯））

丸形圧着端子

芯線
3芯

芯線

10㎜
180㎜

線径8.0㎜2

芯線

8㎜

VVFφ2.0mm単線2芯圧着端子キャップ

芯線

10㎜

圧着痕

線径5.5㎜2
丸形圧着端子（絶縁被覆付き）

接地線（アース）（緑）

線径8.0㎜2

1㎜程度

線径3.5㎜2／5.5㎜2

自立運転出力用
ケーブル

芯線

線径8.0㎜2
丸形圧着端子

圧着端子キャップ

芯線

芯線

1㎜程度

1㎜程度

圧着痕

芯線
2芯

※単線のため圧着端子不要

15㎜
40㎜

圧着端子2.0㎜2用の場合

圧着工具（（株）ニチフ製 NH-12）を用いて工具の取扱説明書に従い、正しく圧着してください。

3.5㎜2
5.5㎜2

用の場合

圧着工具（（株）ニチフ製 NH-13）を用いて工具の取扱説明書に従い、正しく圧着してください。

圧着端子8.0㎜2用の場合ケーブルに付属の圧着端子キャップを通し、圧着工具（（株）ニチフ製 NH-1）
を用いて工具の取扱説明書に従い、正しく圧着してください。

圧着端子

太陽光発電用ブレーカへの接続

2① 「ブレーカの選定と分電盤への接続方法」（裏表紙）を参考にして、分電盤または分電盤の近傍に太陽光発電用ブレーカを取付けます。
② 同梱の「太陽光発電用ブレーカ」ラベルを、取付けた太陽光発電用ブレーカの近くの見やすい位置に貼り付けます。（他のブレーカと区別するため）③分電盤接続用ケーブルCV8.0㎜2（交流側（より線3芯））を太陽光発電用ブレーカに接続します。

13

5.電気工事

つづき

ケーブルの確認と誤結線防止用リードマーク付け

太陽電池アレイ出力ケーブルに付属の誤結線防止用リードマークを貼り付けます。
お願い3

誤接続には十分注意してください。
誤接続のまま通電するとパワーコンディ
ショナが故障します。
接続を確認の上、通電してください。
（誤接続等、工事不良による修理対応は有料修理となります）
N端子（－）（白）N1P1

P端子（＋）（黒）リードマーク直流側

ケーブルの接続 1414① 太陽電池開閉器（XL-PSME45L3は3個、XL-PSM55L3/XL-PSME55L3は4個）が「OFF」、分電盤の太陽光発電用ブレーカが「切」になっていることを確認します。
② パワーコンディショナ下部のコインネジ（2か所）をコインなどを使ってゆるめ、スイッチカ
バーを手前にずらしてはずします。
③ 運転切換スイッチが「停止」になっていることを確認します。
④ スイッチカバーをコインネジ（2か所）で元通り取付けます。
⑤ ［現地調達部材 ①分電盤接続用ケーブル（交流側（より線3芯））］（ P5 ）を参考にして、分電盤接続用ケーブルを太陽光発電用ブレーカに接続します。
⑥ 上記で接続した分電盤接続用ケーブル（ P5 ）を、「ケーブルの加工」（ P13 ）を参考にして加工後、パワーコンディショナへ接続します。
（パワーコンディショナへの接続は P15 参照）

本体

太陽電池開閉器「OFF」

ネジ
（2か所）

スイッチカバー

運転切換スイッチ「停止」

パワーモニターの接続
パワーモニターを使用する場合は、通信ケーブルを
パワーモニターの据付工事説明書を参考にして加工後、パワーコンディショナへ接続します。
● 接続方法は、パワーモニターの据付工事説明書に従ってください。

モニター用端子5ピン（緑色）（CN101）

本体

通信ケーブル（PVC線2芯（単線φ0.65～φ1.2、二重被覆））（＋）（－）・詳細は、パワーモニターの据付工事説明書を参照
してください。
モニター

パワーモニターの接続箇所

RS485通信機器を接続する場合① 現地調達部材 RS485通信ケーブルを加工します。
● 使用するRS485通信ケーブルは、シールド付きツイストペアケーブル（線径は0.5mm～0.65mm）を使用します。（例 FCPEV 0.65mm x 1P）● シールド（遮蔽層）は、「SG」と接続する必要がありますので、下記のような加工が必要になります。
RS485通信ケーブルの加工（例）
１対のケーブル（例 FCPEV 0.65mm×1P）を使用する場合、１対（２線）を「＋」、「－」とし、シールドを「SG」とします。

4① ケーブルを 5cm 程度の長さで切断し、内周シースの皮むきをした裸銅線を作成します。
② ①の裸銅線とシールド（遮蔽層）を「SG」と接続するために接続加工をします（線の接続を確実にするために、ロウ付けすることをおすすめします）。
③ 接続加工後、保護・防水テープ（市販）などにより絶縁処理を行います。

③絶縁処理部分②シールドと裸線を接続①裸銅線

シールド（遮蔽層）

SG
(－）
(＋）
外周シース

内周シース

内周シースの皮むき寸法 9mm

お願い
２対以上のケーブルを使用する場合、極性「＋」と「－」は一つの対の線を使用してください。
（「＋」と「－」が別々の対の線の場合、通信異常が発生する可能性があります）。また未使用の対がある場合、未使用の対の線をすべて「SG」に接続してください。

次ページにつづく

15

5.電気工事

つづき

RS485通信機器を接続する場合

つづき② 加工したRS485通信ケーブルをパワーコンディショナへ接続します。
● RS485通信は極性
（「+」、
「－」、
「SG」）
があります。極性を誤ると通信ができません。
（RS485端子の「A(+)」、「B(－)」は、外部機器によっては「A(－)」、「B(+)」になっている場合があります。その場
合、「+」と「－」の極性が一致するように接続します。）
本体

パワーコンディショナから出した RS485 通信ケーブルは、
パワーコンディショナの直流側ケーブル、交流側ケーブルからなるべく 300ｍｍ以上離して配線してください。

パワーコンディショナ側の接続方法
RS485通信ケーブル
SG
(－)

お願い
複数台のパワーコンディショナへ接続する場合
は RS485 通信ケーブルをバス結線にて接続します。
モニター用端子の各コネクタには通信ケーブル
が 1 本ずつしか接続できませんので分岐接続を行ってください。

通信ケーブルの分岐接続（例）
絶縁被覆付閉端接続子 ( 市販 ) は、接続するケーブルの線径、本数に適合しているものをご使用ください。
水浸入しないように保護・防水テー
プ ( 市販 ) などにより防水処理を行ってください。

SG
B(－)

(+)

Ａ(+)

ボタンを矢印の方向に押しながら通信ケーブルを差し込む
モニター用端子(CN101)

4

SG(－） RS485通信機器(＋） へ接続

配線（例）
FCPEV 0.65mm×1Pを使用した場合

RS485 通信機器は１台のみ接続可能です。
CN101 SGCN101 B(－）
CN101 A(＋）

CN101 SGCN101 B(－）
CN101 A(＋）

CN101 SGCN101 B(－）
CN101 A(＋）
パワーコンディショナとしては最大 30 台まで接続可
能ですが、RS485 通信機器の仕様についてもご確認ください。RS485 通信線は合計 1km 以内です。

n台目

２台目

１台目

【終端抵抗スイッチ：ON】【終端抵抗スイッチ：OFF】【終端抵抗スイッチ：OFF】

お願い
接続後、ケーブルの差し込み状態を確認してください（差し込みが不十分の場合、通信異常発生の原因になります）。
● ケーブルを接続する際に、壁穴を埋めたパテを触った場合、必ず元通りに配線口を埋め戻してください。
●

16

RS485通信機器を接続する場合

つづき③ パワーコンディショナの終端抵抗スイッチの設定を行います。
図のように電気的に最終端となるパワーコンディショナを「ON」、それ以外のパワーコンディショナを「OFF」に設定します。
終端抵抗スイッチの ON/OFF 設定■ ON/OFF の設定
ON

OFF

n 台目

2 台目

OFF

１台目

} RS485通信機器へ接続■ 終端抵抗スイッチの場所

4

上側：ON
下側：OFF

終端抵抗スイッチ

モニター用端子 (CN101)

アドレス番号の設定について
複数台のパワーコンディショナへ接続する場合のみ、パワーコンディショナの初期設定にて「RS485通信
アドレス番号」を設定します。
（設定方法は本据付工事説明書「9.試運転」の「1.初期設定の設定手順」 P29 を参照ください。
お願い
アドレス番号は、
１台目は「１」、２台目は「２」というように重複しない、
かつ連続した番号で設定してください。

接地線（アース）（緑）の接続

警告

5

接地線（アース）（緑）の接続は確実に行う。
（端子ネジ締付トルク：0.9～1.1N･m）（感電・火災の原因になります）●

アース線接続① 接地線（アース）（緑）をケーブル固定用バーの外側を通し、接地（アース）端子に接続します。
（締付トルク：0.9～1.1N･m）

ケーブル固定用バー

接地（アース）端子17

5.電気工事

つづき

ケーブルの接続 2

太陽電池開閉器
端子台カバー
パワーコンディショナ端子台（系統接続用端子）警告
電線は指定トルクで確実に締付ける。
（端子台ネジ締付トルク：1.4 ～ 2.0N･m）（感電・火災の原因になります）
●

指示に従う

① 自立運転出力用ケーブル（必要な場合のみ）をケーブル
固定用バーの外側を通し、自立出力用端子に接続します。
（極性なし。端子台に力がかからないように確
実に差し込みます）② 分電盤接続用ケーブル（交流側（より線3芯））をケーブル固定用バーの外側を通し、パワーコ
ンディショナ端子台（系統接続用端子 U 、O 、W ）端子に接続します。
（締付トルク：1.4 ～ 2.0N･m）③ ①～②で接続したケーブルを、付属の結束バンドで右図を参照し、ケーブル固定バーにたすき掛けで結束します。（結束は下記表を参考に結束してください）
締め付け時の引っぱり強度（目安）結束バンド
結束バンド：150N

6

接地線（アース）（緑）
分電盤接続用ケーブル（交流側（より線3芯））
自立運転出力用ケーブル（必要な場合のみ）

1
1
1④ 接続する回路数分の太陽電池開閉器（XL-PSME45L3は最大3個、XL-PSM55L3/XL-PSME55L3は最大4個）の端子台カバーを取りはずします。
（端子台カバーは後で使用します）⑤ 太陽電池アレイ1の出力ケーブルの黒色を アレイ1
太陽電池開閉器のP側に接続します。
（締付トルク：1.4～2.0N･m）⑥ 同様に太陽電池アレイ1の出力ケーブルの白色を太陽電池開閉器のN側に接続します。
（締付トルク：1.4～2.0N･m）⑦ 同様に太陽電池アレイ2、アレイ3、アレイ4*の出力ケーブルを アレイ2、 アレイ3 、アレイ4 *の太陽電池開閉器に接続します。
⑧ ケーブルの誤結線防止用リードマークと太陽電池開閉器の記号が合っているか確認します。
⑨ ⑤～⑦で接続したケーブルを、付属の結束バンドで右図を参照し、ケーブル固定用バーにたすき掛けで結束します。
（結束は下記表を参考に結束してください）
締め付け時の引っぱり強度（目安）結束バンド
結束バンド：150N
太陽電池アレイ出力ケーブルP（＋）
各1
太陽電池アレイ出力ケーブルN（－）※ペンチなどでケーブルが動かないように結束します。
⑩ ④ではずした太陽電池開閉器（XL-PSME45L3は最大3個、XL-PSM55L3/XL-PSME55L3は最大4個）の端子
台カバーを取付けます。
⑪ 束ねたケーブルの余長分が手前に飛び出し、フロントパ
ネルと干渉しないことを確認します。
（* アレイ4はXL-PSM55L3/XL-PSME55L3のみ）

18

自立出力用端子ケーブル固定用バー

結束バンド■ ケーブルとパワーコンディショナ
端子台（系統接続用端子）の関係
交流 単相3線配電系統

U

O W

U相 中性線 W相（赤） （白） （黒）

U

O

W

交流側
3芯線
（赤・白・黒）太陽電池
アレイ2
パワーコンディショナ
開閉器
一旦はずして端子台（系統接続用端子）
ケーブル接続後
アレイ1
端子台
アレイ3
再度取付けるカバー
アレイ4*

端子台カバー

自立出力用端子 ケーブル固定用バー

結束バンド■ ケーブルと太陽電池開閉器の関係（太陽電池アレイ1の場合）

太陽電池
開閉器1

N1

P1

ケーブル配線図への記入

内部カバー

内部カバーに貼り付けられているラベルの太陽電池モジュール
形名（品番）欄、太陽電池アレイ仕様表およびケーブル配線図
を油性マーカーで記入します。
● 太陽電池アレイ仕様表に、使用する太陽電池モジュールについて記入してください。
● ケーブル配線図についてはラベルの記入手順に従ってください。

7※太陽電池アレイ4*を使用する
場合は、出力設定にかかわらず太陽電池アレイ4*の欄に記入してください。

ラベル

記入する
5.5kW タイプの場合（* アレイ4はXL-PSM55L3/XL-PSME55L3のみ）記入する

自立運転出力用コンセントの取付け

8（必要な場合のみ、現地手配してください）● 自立運転出力用コンセントは、他のコンセントと区別できる物を使用してください。
● 自立運転出力用コンセントは、
パワーコンディショナ
1台につき、2個のコンセントの接続が可能です。
（製品内部に設置された1個の端子台につき1個のコンセントのみ接続が可能です）① 自立運転出力用コンセントにパワーコンディシ
ョナから配線される自立運転出力用ケーブルを接続し、壁に取付けます。
② 付属の「自立運転出力用コンセント」ラベルを、取付けた自立運転出力用コンセントの近くの見やすい位置に貼り付けます。（他のコンセントと区別するためです）③ コンセントは、1か所につき15A以下で使用してください。
2 か所合計の最大出力電力は以下のとおりになります。
XL-PSME45L3：2.2kVA
XL-PSM55L3/XL-PSME55L3：2.7kVA

自立出力用端子パワーコンディショナ

自立運転出力用
コンセント

自立運転出力用
コンセント

警告
自立運転出力用コンセント（必要な場合に別設置）と商用電源を接続しない。
（火災・感電の原因になります）

自立運転出力用コンセント（必要な場合に別設置）は水気のある場所に設置しない。
（感電の原因になります）●

連系運転時には、自立運転出力用コン
セント（必要な場合に別設置）に電気機器を接続しない。
（感電の原因になります）

●

●

●

禁止

禁止

自立運転出力用コンセント（必要な場合に別設置）に医療機器やパソコン等をつながない。
（途中で電源が切れ、生命や財産に損害をあたえるおそれがあります）

19

5.電気工事

つづき

フロントパネルの取付け

フロントパネル① フロントパネル上部を本体に確実に引っ掛けます。
② フロントパネルを閉じて、フロントパネル前面のネジ（4本）で固定します。

注意

9

本体

フロントパネルは確実に取付ける。
（ほこり・湿気・雪などの侵入により、漏電・火災の原因になります）

●

指示に従う

本体

フロントパネル

ネジ ②

接地工事① 太陽電池アレイに接地線（アース）（緑）を接続し、その接続線に接地棒を取付け、D 種接地工事を行います。
（接地抵抗 100Ω以下※）② パワーコンディショナの接地端子に接続した接地線（アース）（緑）に接地棒を取付け、D 種接地工事を行います。
（接地抵抗 100Ω以下※）

10

お願い● ラジオやテレビなどへの電波障害を抑制するため、「太陽電池アレイ」と「パワーコンディシ
ョナ」の接地は別々に独立させてください。
（電波障害の発生がない場合は接地を共用化することができます）● ガス管・水道管・避雷針などには絶対に接地線（アース）（緑）を取付けないでください。

太陽電池アレイ

パワーコンディショナ

接地線（アース）（緑）接地棒●雷保護装置付分電盤に集中接地端子が設けられている場合① 太陽電池アレイに接地線（アース）（緑）を接続し、その接地線（アース）（緑）を分電盤内の集中接地端子へ接続します。
② パワーコンディショナの接地端子に接続した接地線（アース）（緑）を分電盤内の集中接地端子へ接続します。
③ 分電盤につながる接地極の接地抵抗が 100Ω以下※であることを確認します。
お願い
集中接地端子がふさがっている場合や、集中接地端子に外部ノイズが加わることによりパワーコンディショ
ナに誤作動が生じる場合、またはテレビ・ラジオ等への電波障害を発生するおそれがある場合は、系統連系
事前協議時に所轄の電力会社様に相談のうえ接地配線工事をしてください。

●※接地工事について

太陽電池アレイの開放電圧が 300V 以下の場合は D 種接地工事、300V を超える場合は C 種接地工事が必要です。
ただし、地絡を生じた場合に 0.5 秒以内に電路を自動的に遮断する装置（パワーコンディショナに内蔵）を施設した場合は C 種接地、D 種接地工事共に接地抵抗が 500Ω以下まで許容されます。

20

6.据付け後の確認
据付けが終わりましたら、付属の竣工点検表にしたがって点検してください。
ただし、通電が必要な箇所は「8.通電の確認」（ P25 ）の後、運転が必要な箇所は「9.試運転」（ P27 ）の後、連系運転が必要な項目は電力会社様と連系立会いを実施した後に行ってください。
● 点検の結果、不具合がある場合は必ず修正してください。
（機能が発揮されないばかりか、安全が確保できません）● 点検後、竣工点検表をお客様に必ずお渡しください。
● 竣工点検表内の絶縁抵抗は以下の「絶縁抵抗値の測定」に従い測定してください。
● パワーモニター（またはRS485通信機器）を接続された場合は、
パワーモニター（またはRS485通信機器）の据付工事説明書に従って据付けられているか点検してください。
●

絶縁抵抗値の測定●

パワーコンディショナの運転切換スイッチを「停止」、
パワーコンディショナ内の太陽電池開閉器1～4*を「OFF」、
屋内分電盤の契約ブレーカ、太陽光発電用ブレーカ、主電源漏電ブレーカを「OFF」にします。

（*太陽電池開閉器4はXL-PSM55L3/XL-PSME55L3のみ）

運転切換スイッチ「停止」

パワーコンディショナ内のすべての太陽電池開閉器「OFF」

分電盤内の太陽光発電用ブレーカ「OFF」

太陽電池開閉器

N4 P4

N2
N3 P3

太陽光発電用ブレーカ

P2 N1

運転切換スイッチ

接続方法Ａ（パワーコンディショナの出力ケーブルを主電源漏電ブレーカの一次側(電源側)に接続する場合）
交流

1

屋内分電盤

低圧配電線
（単相3線配電系統）
買電用
電力量計

売電用
電力量計

契約
ブレーカ

太陽光発電用
ブレーカ

Ｓ Ｌ

Ｓ Ｌ

パワー
コンディショナ

Ｓ Ｌ
主電源
漏電ブレーカ

分岐用
ブレーカ

＋
－
＋
－
＋
－
＋
－

住宅内の電気製品

接続方法Ｂ（パワーコンディショナの出力ケーブルを主電源漏電ブレーカの二次側(負荷側)に接続する場合）
交流

買電用
電力量計

未

屋内分電盤

低圧配電線
（単相3線配電系統）
売電用
電力量計

契約
ブレーカ

主電源
漏電ブレーカ

太陽光発電用
ブレーカ

Ｓ Ｌ

Ｓ Ｌ

Ｓ Ｌ
分岐用
ブレーカ

パワー
コンディショナ

＋
－
＋
－
＋
－
＋
－

住宅内の電気製品

次ページにつづく

21

6.据付け後の確認
絶縁抵抗値の測定

1

つづき

つづき

太陽光発電用ブレーカ① 分電盤の太陽光発電用ブレーカの絶縁抵抗を測定します。
● 分電盤の太陽光発電用ブレーカの入力（U、O、W間）を短絡し、接地端子との間の絶縁抵
抗を絶縁抵抗計（DC500Vメガー）で測定します。
② 測定後、短絡状態を元に戻します。

系統側

短絡
U

O W

主電源用
漏電ブレーカ

太陽光
発電用
ブレーカ

契約ブレーカ① フロントパネルを固定しているフロントパネル
前面のネジ（4本）をはずします。

本体

フロントパネル

ネジ

フロントパネル② フロントパネルを手前に引きながら、フロント
パネル上部より取りはずします。
お願い
いったん取りはずしたネジや部品は、据付けのため、後で使うので紛失しないよう保管しておいてください。

●

2本体③ パワーコンディショナ端子台（系統接続用端子）の絶縁抵抗を測定します。
● パワーコンディショナの交流端子（U、O、W間）を短絡し、接地端子との間の絶縁抵抗を絶縁抵抗計（DC500Vメガー）で測定します。
● 測定値は竣工点検表に記入します。

接地端子

交流 単相3線配電系統

U

O W

U相

中性線 W相（赤） （白） （黒）U OWU相 中性線 W相（赤） （白） （黒）④ 測定後、短絡状態を元に戻します。
短絡
パワーコンディショナ端子台（系統接続用端子）自立出力用端子

22

太陽電池
開閉器

① 太陽電池開閉器1～4*の（＋）側絶縁抵抗を測定します。
● 太陽電池開閉器1の（＋）側と接地端子間の絶
縁抵抗を絶縁抵抗計（DC500Vメガー）で測
定します。
お願い
太陽電池開閉器2～4*の測定も同様の手順で測定してください。
●

3

太陽電池開閉器1～4*の絶縁抵抗値で、最も小さい値を竣工点検表に記入します。
判定基準：1MΩ以上（通常10MΩ以上です）② 太陽電池開閉器1～4*の（－）側絶縁抵抗を測定します。
● 太陽電池開閉器1の（－）側と接地端子間の絶縁抵抗を測定器（DC500Vメガー）で測定します。

※太陽電池アレイ1の場合

N1

パワーコンディショナ端子台（系統接続用端子）

N1

P1

太陽電池
開閉器

P1

接地端子

U OW
U相 中性線 W相（赤） （白） （黒）お願い
太陽電池開閉器2～4*の測定も同様の手順で測定してください。
●

太陽電池開閉器1～4*の絶縁抵抗値で、最も小さい値を竣工点検表に記入します。
判定基準：1MΩ以上（通常10MΩ以上です）

自立出力用端子（*太陽電池開閉器4はXL-PSM55L3/XL-PSME55L3のみ）

23

7.結線の確認 （誤結線があった場合は確実に修正してください）
パワーコンディショナに通電する前に

1① 分電盤の太陽光発電用ブレーカが「OFF」になっていることを確認します。
② パワーコンディショナ下側のネジをコイン等でゆるめてスイッチカバーをはずし、運転切換ス
イッチが「停止」になっていることを確認します。
③ フロントパネルを取りはずします。
フロントパネルの取りはずし（ P11 ）参照
④ 太陽電池開閉器（XL-PSME45L3は3個、XLPSM55L3/XL-PSME55L3は4個）がすべて「OFF」になっていることを確認します。
⑤ 通電を開始する前に、太陽電池開閉器に接続された太陽電池の極性（N端子（－）：白色、P端子（＋）：黒色）、商用電源の相（U相、O相、W相）を確認します。
お願い各ケーブルの誤結線防止用リードマークと端子台の記号、色、極性が合っていることを確実に確認してください。
⑥ 太陽電池開閉器・パワーコンディショナ端子台（系統接続用端子）のネジが緩んでいないことを確認するため、増締めを行います。
（締付トルク：1.4～2.0N·m）⑦ 自立運転出力用ケーブルが接続されている場合
は、自立出力端子に確実に接続されていることを確認します。
お願いパワーモニター（またはRS485通信機器）を接続された場合は、通信用ケーブルの接続端子への接続不良やケーブルの断線などを確実に修正してください。

●

24

フロントパネル

本体

太陽電池開閉器
「OFF」

N4 P4

N2
N3 P3

P2 N1

ネジ

ネジ
（2か所）

スイッチカバー

運転切換スイッチ「停止」

8.通電の確認
直流側の通電の確認① 分電盤の太陽光発電用ブレーカが「OFF」、運転切換スイッチが「停止」、になっていることを確認します。
② 日射があることを確認し、太陽電池を遮光しているシートをはずします。

太陽光発電用ブレーカ
「OFF」

ブレーカ

太陽光発電用契約
ブレーカ
主電源用漏電ブレーカ

太陽電池開閉器
「OFF」

本体

N4 P4

ネジ
（2か所）

1

N2
N3 P3

P2 N1

運転切換スイッチ「停止」

スイッチカバー

③ 太陽電池開閉器（XL-PSME45L3は最大3個、XL-PSM55L3/XL-PSME55L3は最大4個）の太陽電池電圧がそれぞれ下記の通りになっているか確認します。
（極性に注意してください）※太陽電池開閉器1～4*に接続している太陽電池
アレイ出力ケーブルの端子間電圧をテスターで確認します。（テスターはDCレンジで測定してください）（*太陽電池開閉器4はXL-PSM55L3/XL-PSME55L3のみ）

端子間

N

P

電圧

P1端子（＋）とN1端子（ー）間（太陽電池電圧）
P2端子（＋）とN2端子（ー）間（太陽電池電圧）
DC50～450V
P3端子（＋）とN3端子（ー）間（太陽電池電圧）
P4端子*（＋）とN4端子*（ー）間（太陽電池電圧）※上記電圧の範囲外の場合は誤結線が考えられます。再度接続（極性の間違いなど）を確認してください。
（* P4端子、N4端子はXL-PSM55L3/XL-PSME55L3のみ）

次ページにつづく

25

8.通電の確認
直流側の通電の確認

つづき
つづき

太陽電池アレイ出力1～4*を1系統ずつ順番に確認します。

太陽電池開閉器 1 の通電の確認④ 太陽電池開閉器1を「ON」にします。
⑤ 約20秒後に表示部にが表示されることを確認します。
※表示されない場合

スイッチの状態

ケーブル接続の間違いが考えられます● パワーコンディショナのケーブル接続 2 （ P18 ）を参照し再度見直します（極性間違いに注意）

N1

P1

太陽電池
開閉器

1

太陽電池
開閉器1

1

ON

2

OFF

3

OFF

4*

OFF

⑥ 太陽電池開閉器1を「OFF」にします。
⑦ 太陽電池開閉器2～4*は④～⑥と同様の手順で行ってください。
（* 太陽電池アレイ出力4、太陽電池開閉器4はXL-PSM55L3/XL-PSME55L3のみ）

直流側の通電の確認後に実施してください。

太陽光発電用ブレーカ

交流側の通電の確認① 分電盤の太陽光発電用ブレーカを「ON」にします。

ブレーカ

太陽光発電用契約
ブレーカ
主電源用漏電ブレーカ② 各部の電圧が下記の通りになっているか確認します。
テスターはACレンジで測定してください。

2

本体

パワーコンディショナ端子台（系統接続用端子）
電圧
U端子とO端子間（U相系統電圧）
AC101±6V
W端子とO端子間（W相系統電圧）
AC101±6V
O端子と接地端子間（中性相電圧）
AC10V以下※ 上記電圧の範囲外の場合は誤結線が考えられます。再度接続を確認してください。
接続が正常な状態でU相、W相の系統電圧が上記範囲外のときは系統電圧異常の可能性があります。電力会社様へご相談ください。
③ 分電盤の太陽光発電用ブレーカを「OFF」にします。
④ フロントパネルを取付けます。
フロントパネルの取付け （ P20 ）参照

パワーコンディショナ端子台（系統接続用端子）

N4 P4

N2
N3 P3

交流 単相3線配電系統

U O W
U相 中性線 W相（赤） （白） （黒）※W‐O間測定の例

26

P2 N1

9.試運転（電力会社様との連系立会い前に実施してください）① パワーコンディショナの運転切換スイッチが「停止」になっていることを確認します。
② パワーコンディショナ内のすべての太陽電池開
閉器を「ON」にします。
③ 約 20 秒後に表示部に「」が表示され
れば正常です。
※表示しない場合や、表示部に下表に記載の表示が表示される場合は、施工誤りの可能性があります。
分電盤内の太陽光発電用ブレーカとパワーコ
ンディショナ内のすべての太陽電池開閉器を「OFF」にした後、以下を参照し、各処置を実施してください。

表示

1

内容

本体

ネジ
（2か所）

運転切換スイッチ「停止」

スイッチカバー
処置

入力電圧がパワーコンディショナの最大入力電圧 太陽電池モジュールの直列枚数に異常がないか確認し、修正してを超えています。
ください。
端子台の異常発熱を検知しました。
（警告音が 30 秒間鳴りつづけます）

本据付工事説明書の「5. 電気工事 ケーブルの接続」（ P14～18 ）に従い、端子台への配線用ネジの締付けが不十分でないか確認し、規定トルクで締め直してください。

地絡電流（漏電）を検知しました。
（警告音が 30 秒間鳴りつづけます）

本据付工事説明書の「6. 据付け後の確認」（ P21～23 ）に従い、地絡電流（漏電）を検知しました。確認のため待 直流側配線が漏電していないか確認（絶縁抵抗を測定）し、異常箇所を修正してください。
機中です。
（一定時間待機の後、自動的に再起動します）
太陽電池開閉器の誤接続を検知しました。

本据付工事説明書の「5. 電気工事 ケーブルの接続」（ P14～18 ）に従い、太陽電池開閉器への配線を確認し、異常箇所を修正してください。

自立運転出力用コンセントにつないだ電気製品は、運転切換スイッチを、いちど「停止」にし、別の製品に換えて、運転開始時の電流が大きいため使用できません。 再度「自立」にしてください。
使用できる電流（15A）を超えたことによる運転停止です。

運転切換スイッチを、いちど「停止」にし、消費電力の少ない製品に換えて、再度「自立」にしてください。

パワーコンディショナの周囲温度が運転可能温度 温度が運転範囲内になると、通常運転に戻ります。
以下のため、運転停止状態になっています。

※上記の処置を行っても表示が消えない場合は、製品が故障している可能性があります。
別冊の取扱説明書の「アフターサービス」の項を参照してご連絡ください。

27

9. 試運転

つづき

電力会社様との連系立会い前
日射があり、停電していないときに実施してください。
① パワーコンディショナの運転切換スイッチを「停止」、
パワーコンディショナ内のすべての太陽電池開閉器を「ON」、
屋内分電盤の太陽光発電用ブレーカを「OFF」にします。
運転切換スイッチ「停止」

パワーコンディショナ内のすべての太陽電池開閉器「ON」
太陽電池開閉器

N4 P4

N2
N3 P3

分電盤内の太陽光発電用ブレーカ「OFF」
太陽光発電用ブレーカ

P2 N1

運転切換スイッチ

2② パワーコンディショナの運転切換スイッチを「自立」にして自立運転を確認します。
● 自立運転出力用コンセントには何も接続しな
いでください。

本体③ 約 60 秒後に「J-50」または「J-60」と表示されることを確認します。
※表 示 部 に「」～「」が 表 示 される場合は、端子台のネジの締付け不足、電源ケーブルの傷付きの可能性があります。
分電盤内の太陽光発電用ブレーカとパワーコ
ンディショナ内のすべての太陽電池開閉器を「OFF」にした後、以下を参照し、各処置を実施してください。
表示

内容
端子台の異常発熱を検知しました。
（警告音が 30 秒間鳴りつづけます）

または処置
本据付工事説明書の「5. 電気工事 ケーブルの接続」（ P14～18 ）に従い、端子台への配線用ネジの締付けが不十分でないか確認し、規定トルクで締め直してください。

地絡電流（漏電）を検知しました。
（警告音が 30 秒間鳴りつづけます）

本据付工事説明書の「6. 据付け後の確認」（ P21～23 ）に従い、地絡電流（漏電）を検知しました。確認のため待 直流側配線が漏電していないか確認（絶縁抵抗を測定）し、異常箇所を修正してください。
機中です。
（一定時間待機の後、自動的に再起動します）※上記の処置を行っても表示が消えない場合は、製品が故障している可能性があります。
別冊の取扱説明書の「アフターサービス」の項を参照してご連絡ください。
④ 運転切換スイッチを「停止」にします。

28

初期設定
外部通信用機器にパワーコンディショナが複数台接続される場合、または出力制御発生時の表示設定を変更する
場合に、初期設定を実施してください。

1.初期設定の設定手順（太陽電池アレイから電力が供給されている必要があります）
太陽光発電用ブレーカ

製品正面のフロントパネル固定ネジ 4 本をはずし、フロン① トパネルを取りはずします。
②

ブレーカ

パワーコンディショナの運転切換スイッチを「停止」（C 部）、
パワーコンディショナ内のすべての太陽電池開閉器を「ON」、
屋内分電盤の太陽光発電用ブレーカを「OFF」にします。

太陽光発電用ブレーカ（B 部）③ 表示基板の設定スイッチ（1 ピン）を「ON」にします。

主電源用漏電ブレーカ

表示部の表示を見ながら、各設定を行います。
（B 部）

設定値の設定操作部④

項目の切換え→ 「表示切換スイッチ」（設定項目一覧の上から順に項目が変わります）（B 部）
設定の変更 → 「UP スイッチ」／「DOWN スイッチ」（設定スイッチが変わります）（A 部）ピン）を「OFF」に⑤ 設定が終了したら、設定スイッチ（1戻します。（B 部）

整定スイッチSETUP

UP スイッチ

太陽電池開閉器「ON」

DOWN

DOWN スイッチ
N4 P4⑥ パ ワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ 内 の す べ て の 太 陽 電 池 開 閉 器を

N2
N3 P3

P2 N1

本体

「OFF」にします。

⑦ フロントパネルを元通りに取付けます。

通常

（A部）

（B部）

（C部）

スイッチカバーネジ（2 か所）

3

表示部
表示切換
設定スイッチ スイッチ
（左側が 1 ピンです）

スイッチカバー
運転切換スイッチ「停止」

2.設定項目一覧（工場出荷時は「初期値」の値に設定されています）
表示例

設定値
設定内容

番号

設定項目

1

リモコン通信アドレス番号0

リモコン通信機器にパワーコンディショナを複数台接続する場合に、パワーコンディショナのアドレスを設定します。
「UP スイッチ」と「DOWN スイッチ」で変更します。数値範囲：0～92

RS485 通信アドレス番号1

RS485通信機器にパワーコンディショナを複数台接続する場合に、パワーコンディショナのアドレスを設定します。
「UP スイッチ」と「DOWN スイッチ」で変更します。数値範囲：1～32

3

自立運転周波数設定値

4PC 通信アドレス番号

5

出力制御表示※1

初期値

自立運転時の運転周波数を設定します。
「UP スイッチ」または「DOWN スイッチ」で数値が切り換わります。
- - ⇔ 50 ⇔ 60
1

（使用しません）
パワーコンディショナが持つ出力制御機能が動作しているときの表示を設定します。
「UP スイッチ」または「DOWN スイッチ」で切り換わります。
ON ⇔ OFF※1： パワーコンディショナが持つすべての出力制御機能の表示設定です。

29

10.整定値の設定と連系立会い「9. 試運転」までが完了していることを確認した後に実施してください。
●●

以下の手順で整定値を設定してください。
所轄の電力会社様との連系立会いに基づいた整定値を設定してください。

1.整定値の設定手順（太陽電池アレイから電力が供給されている必要があります）
スイッチカバーのネジ（2本）をコイン等を使ってゆるめ、 図1：整定値の設定操作部① スイッチカバーを手前にずらしてはずします。
パワーコンディショナの「運転切換スイッチ」を停止にします。（C部）
整定スイッチ
屋内分電盤の太陽光発電ブレーカを「OFF」にします。
通常

（A部）

SET

UP

②

●
●

フロントパネルを取りはずします。（ P11 参照）
太陽電池開閉器（XL-PSME45L3は3個、XL-PSM55L3/XL-PSME55L3は4個）を「ON」にします。

UP スイッチ

DOWN

DOWN スイッチ③ 表示基板の「整定スイッチ」を SET（右側）にします。（A 部）
表示部の表示を見ながら、各整定値を設定します。（B 部）（下表の整定項目一覧参照）
整定項目の切換え→「表示切換スイッチ」（整定項目一覧の上から順に項目が変④
わります）（B 部）
整定値の変更→「UP スイッチ」／「DOWN スイッチ」（整定値が変わります）（A 部）
設定が終了したら、「整定スイッチ」を 通常 （左側）に⑤ 戻します。（A 部）

設定した整定値をパワーコンディショナ内部にあるラベ

1⑥ ルの整定値一覧表に油性ペンで○印をつけて記録します。

（C部）

スイッチカバー

運転切換スイッチ
表示部

表示切換
スイッチ

（D部）

ラベル

（D 部）

⑦ フロントパネルを元通りに取り付けます。

整定値一覧表2.整定項目一覧（工場出荷時は「標準値」の値に設定されています）
番号

整定項目

表示

7 OFR 検出時間
8 UFR
50Hz 用9 レベル 60Hz 用
10 UFR 検出時間
11 電圧位相跳躍レベル
12 復帰時間
13 電圧上昇抑制レベル
14 電圧上昇抑制限度値
15 力率一定制御設定

標準値
115
1.0
80
1.0
51.0
61.2
1.0
47.5
57.0
2.0
3
300
109.0
0
ON

16 力率一定制御レベル

0.95

17 復電後の手動復帰設定※218 出力制御機能設定

OFF
OFF

1 OVR レベル
2 OVR 検出時間
3 UVR レベル
4 UVR 検出時間50Hz 用5 OFR
6 レベル 60Hz 用

30

（B部）

整定値
単位
整定値範囲
110･111･112･113･114･115･116･117･118･119･120
V
0.5･0.6･0.7･0.8･0.9･1.0･1.1･1.2･1.3･1.4･1.5･1.6･1.7･1.8･1.9･2.0
秒
80･81･82･83･84･85･86･87･88･89･90･91･92･93
V
0.5･0.6･0.7･0.8･0.9･1.0･1.1･1.2･1.3･1.4･1.5･1.6･1.7･1.8･1.9･2.0
秒
50.5･50.8･51.0･51.3･51.5 (50Hz)
Hz
60.6･60.9･61.2･61.5･61.8 (60Hz)
0.5･0.6･0.7･0.8･0.9･1.0･1.1･1.2･1.3･1.4･1.5･1.6･1.7･1.8･1.9･2.0
秒
47.5･47.7･48.0･48.2･48.5･48.7･49.0･49.2･49.5 (50Hz)
Hz
57.0･57.3･57.6･57.9･58.2･58.5･58.8･59.1･59.4 (60Hz)
0.5･0.6･0.7･0.8･0.9･1.0･1.1･1.2･1.3･1.4･1.5･1.6･1.7･1.8･1.9･2.0
秒
2･3･4･5･6･7･8･9･10
度
150･160･170･180･190･200･210･220･230･240･250･260･270･280･290･300 秒
107.0･107.5･108.0･108.5･109.0･109.5･110.0･110.5･111.0･111.5･112.0･OFF※1 V
0･50%
ON･OFFー
0.81･0.82･0.83･0.84･0.85･0.86･0.87･0.88･0.89･0.90･0.91･0.92･0.93･
ー
0.94･0.95･0.96･0.97･0.98･0.99･1.00
ON･OFFーOFF･rC（リモコン通信機器による出力制御）･rS（RS485 通信機器による出力制御）
ー※1：本製品は一般財団法人 電気安全環境研究所（JET）の認証製品ですが、連系する系統を管轄する電力会社の指示により、電圧上昇抑制機能
を「OFF」（番号15の力率一定制御設定の整定値が「ON」に設定されている場合に選択が可能）にした場合は、認証製品ではなくなるため、製品下面に貼り付けられている「認証ラベル」をはがしてください。また、はがした「認証ラベル」は確実に破棄してください。
※2：系統保護は太陽電池が発電しているときのみ動作するため、夜間に連系保護は動作しません。
注：OFRレベルの 50Hz用、60Hz用の選択は、どちらかを選択すると、同時に他の周波数の設定も変わります。
連系する系統の周波数の表示を選んで設定してください。（UFRレベルも同様です）
注：電圧上昇抑制限度値は定格出力に対する割合（％）です。
注：出力制御機能設定は、出力制御ユニットを接続する際に「rC」または「rS」に設定します。出力制御ユニットを接続する前は、標準値（OFF）から設定を変更しないでください。出力制御ユニットを接続していない状態でOFF以外の設定にするとパワーコンディショナが停止します。

電力会社様と連系立会い時① 分電盤内の「太陽光発電用ブレーカ」を「ON」にします。
②連系運転の確認●運転切換スイッチを「連系」にします。

正常時 異常時※ 表示部に下表に記載の表示がされる場合は、施工誤りの可能性があります。
分電盤内の太陽光発電用ブレーカとパワーコンディショナ内のすべての太陽電池開閉器を「OFF」にした後、以下を参照し、各処置を実施してください。
表示

内容
中性線欠相を検知しました。

処置
太陽光発電用ブレーカに異常が無いか確認してください。

本据付工事説明書の「5. 電気工事 ケーブルの接続」
交流配線の誤結線を検知しました。 （ P14～18 ）に従い、誤結線が無いか確認し、再配線してください。
本据付工事説明書の「5. 電気工事 ケーブルの接続」
端子台の異常発熱を検知しました。 （ P14～18 ）に従い、端子台への配線用ネジの（警告音が 30 秒間鳴りつづけます） 締付けが不十分でないか確認し、規定トルクで締め直してください。
地絡電流（漏電）を検知しました。
（警告音が 30 秒間鳴りつづけます） 本据付工事説明書の「6. 据付け後の確認」（ P21～23 ）に従い、直流側配線が漏電してい地絡電流（漏電）を検知しました。 ないか確認（絶縁抵抗を測定）し、異常箇所を修正し確認のため待機中です。
てください。
（一定時間待機の後、自動的に再起動します）
出力制御を行う際に、出力制御指令 パワーコンディショナと出力制御ユニット間の通信線に、を出す機器と通信できません。
はずれ、断線や誤接続などがないか確認してください。
本据付工事説明書の「5. 電気工事 ケーブルの接続」
太陽電池開閉器の誤接続を検知しま（ P14～18 ）に従い、太陽電池開閉器への配線した。
を確認し、異常箇所を修正してください。

2

停電が復旧、または太陽光発電用ブレーカを「ON」
停電中または分電盤の太陽光発電用ブレにすれば、表示されている数字（時間＝秒）後、自動ーカが「OFF」になっていませんか？
的に発電を開始します。（最大約 5 分後）パワーコンディショナの内部温度が運転 温度が運転範囲内になると、通常運転に戻ります。
可能温度以上のため、出力制御状態です。
電圧上昇抑制機能が動作しました。 電圧が正常な値まで下がると、出力制御を解除し、通商用電源電圧が、電力会社の設定し 常運転に戻ります。（運転中に表示切換スイッチを長た電圧値を超えたため、パワーコン 押しすると、電圧上昇抑制機能が作動した総合時間がディショナの出力を制御しています。 表示されます）
パワーコンディショナの周囲温度が 温度が運転範囲内になると、通常運転に戻ります。
運転可能温度以下のため、運転停止状態になっています。
電力会社からの要求にもとづいて、電力会社からの出力制御要求が解除されると、パワーコンディショナの出力を制御
通常運転に戻ります。
しています。（出力制御機能）

約5分後※ 上記の処置を行っても表示が消えない場合は、製品が故障している可能性があります。
別冊の取扱説明書の「アフターサービス」の項を参照してご連絡ください。
「総積算発電電力量」と「瞬 時 発 電 電 力」
が 10 秒ごとに切り換わり表示されます。 この部分が回転します●

正常に運転を開始しました③立会い終了● 運転切換スイッチを「停止」にします● 分電盤の「太陽光発電用ブレーカ」を「OFF」にします● スイッチカバーをコインネジで取付けます● フロントパネルを取付けます（ P20参照）

31

10. 整定値の設定と連系立会い

つづき■出力制御機能の搭載、設定を以下の手順で確認できます。
① パワーコンディショナ下部のネジ（2 か所）をコイン等を使ってゆるめ、スイッチカバーを手前にずらしてはずします。
② 運転切換スイッチを「停止」にします。
③ 分電盤の太陽光発電用ブレーカを「OFF」にします。
④ フロントパネルを取りはずします。（ P11 参照）⑤ 「表示切換スイッチ」を2秒以上押します。
表示部に現在の状態が下表の内容で表示されます。
表示

内容
出力制御機能は停止しています。
リモコン通信機器を介して出力制御を行います。
RS485 通信機器を介して出力制御を行います。

※出力制御ユニットを接続していない状態で「OFF」以外の設定にするとパワーコンディショナが通信エラーで（表示部に「」が表示されます）5分後に停止します。
注：出力制御機能設定は、出力制御ユニットを接続する際に「rC」また「rS」に設定します。出力制御ユニットを接続する前は、「OFF」から設定を変更しないでください。

32

11.連系運転の開始■日射があり、停電していない時に運転を開始してください。
① パワーコンディショナ下部のネジ（2 か所）をコイン等を使ってゆるめ、スイッチカバーを手前にずらしてはずします。
② 分電盤の太陽光発電用ブレーカを「ON」にします。
③ 運転切換スイッチを「連系」にします。
太陽電池が発電し運転が始まり（5分程度かかる場合があります）、自動的に商用電源との連系運転を開始します。
④ スイッチカバーを元通りに取付けます。
⑤ 表示部に総積算発電電力量と瞬時発電電力が交互に表示されます。

12.お客様への説明
別冊の取扱説明書に基づいて、正しい使いかたをご説明ください。とくに「安全のために必ず守ること」の項は、安全に関する重要な注意事項を記載していますので、必ず守るようにご説明ください。
● この据付工事説明書は、据付け後お客様にお渡しください。なお同梱の書類も必ずお客様にお渡しください。
● 物件などで使用者が不在の場合は、管理人様などに説明してください。
●＜お客様にお渡しする書類＞
システム仕様書※1● システム配線系統図※1● システム機器配置図※1●●●

取扱説明書（保証書付）
据付工事説明書（本書）●●

パワーコンディショナ出荷検査成績書
竣工点検表※2※1：販売店の書式によります。
※2：竣工点検表は、お客様へお渡しする際にご説明いただき、控えは販売店・工事店様でも保管ください。

33

13.表示一覧
パワーコンディショナの電源が切れているまたは、運転を停止している場合の表示
表示

内容

意味または原因

処置

無通電状態

日射が少ないときや夜間は表示部には何も表 日射があれば自動的に表示されます。
示されません。
（夜間は表示は出ません）

運転停止

運転切換スイッチが「停止」の状態です。

外部停止

リモコンなど、外部通信により「停止」コマ いちど運転切換スイッチを「停止」にした後、再度運転切換スイッ
ンドを受信しました。
チを「連系」に切り換えると運転を再開します。また、
リモコンなど、外部通信により「連系運転」を設定した場合も運転を再開します。

連系運転に関する表示
表示内容意味または原因処置

基本表示［基本表示］総積算発電電力量を表します。
（総積算電力量） 発電中は表示の表示部左端の記号「 」が回転しているように変わります。
※ 発電電力が大きい場合、この部分の変化が早くなります。
基本表示［基本表示］瞬時発電電力を表します。
（瞬時発電電力）
発電量不足待機一時的に日射が低下しているため、日射が回復し安定するまで待機しています。

日射が回復すれば自動的に連系運転を再開します。

準備中

連系運転の準備中です。

パワーコンディショナが運転可能な状態になれば、自動的に運転を開始します。

発電中で通常表示の総積算発電電力量のとき、 商用電源電圧または本体周囲温度が運転範囲まで下がる、まかつ、出力制御発生中表示部左端の記号が 1 たは電力会社からの出力制御要求が解除されると出力制御を（総積算発電電力量）
秒ごとに以下のように変化します。
解除し、通常運転に戻ります。
出力制御中（瞬時発電電力）
連系保護コード（表示なし）
系統連系保護機能が動作しました。保護内容 系統が正常な状態に復帰したら一定時間待機の後、自動的ににより表示する数字が変化します。
連系運転を開始します。

復 電 タ イ マ 残 り パワーコンディショナが連系運転を始め、 待機後、自動的に連系運転を開始します。
時間
発電開始までの時間（秒）を表します。
手動復帰待ち連系保護動作時、系統が正常な状態になりました。 電力会社様の指示に従って処置してください。
手動復帰設定により待機している状態を表します。

自立運転に関する表示
表示

34

内容

意味または原因

処置

発電量不足待機

発電量不足により待機している状態または、 日射が回復すれば自動的に自立運転を再開します。または消発電に対して接続している機器の消費電力が 費電力が少ない機器に変更してください。
多い状態です。

準備中

自立運転の準備中です。

自立運転表示50Hz または 60Hz で自立運転を行っています。

パワーコンディショナが運転可能な状態になれば、自動的に運転を開始します。

機器の異常に関する表示（Ｅ表示）
表示

内容

意味または原因

処置

エラーコード表示 機器に何らかの異常が発生しています。エラ 修理が必要です。
ー内容により表示する数字が変化します。

太陽電池モジュールや商用電源の異常などに関する表示（Ｆ表示）
表示

内容
交流側誤接続意味または原因
交流配線の誤結線を検知しました。

処置
本据付工事説明書の「5. 電気工事 ケーブルの接続」（ P14～18 ）に従い、誤結線が無いか確認し、再配線してください。

太 陽 電 池 直 列 枚 入力電圧がパワーコンディショナの最大入力 太陽電池モジュールの直列枚数に異常がないか確認し、修正数過剰
電圧を超えています。
してください。
端 子 台 ネ ジ ト ル 端子台の異常発熱を検知しました。
ク不足（警告音が 30 秒間鳴りつづけます）
地絡検出

本据付工事説明書の「5. 電気工事 ケーブルの接続」（ P14～18 ）に従い、端子台への配線用ネジの締付けが不十分でないか確認し、規定トルクで締め直してください。

地絡電流（漏電）を検知しました。
（警告音が 30 秒間鳴りつづけます）

地絡検出

本据付工事説明書の「6. 据付け後の確認」（ P21～23 ）に従い、直流側配線が漏電していないか確認（絶縁抵抗を測定）
地絡電流（漏電）を検知しました。確認のため待機中です。 し、異常箇所を修正してください。
（一定時間待機の後、自動的に再起動します）

出力制御通信
エラー

出力制御を行う際に、出力制御指令を出す機 パワーコンディショナと出力制御ユニット間の通信線に、器と通信できません。
はずれ、断線や誤接続などがないか確認してください。

太 陽 電 池 開 閉 器 太陽電池開閉器の誤接続を検知しました。
の誤結線

本据付工事説明書の「5. 電気工事 ケーブルの接続」（ P14～18 ）に従い、太陽電池開閉器への配線を確認し、異常箇所を修正してください。

機器以外の要因に関する表示（Ｕ表示）表示

内容

意味または原因

処置

停電( ブレーカ断 )停電中、分電盤の太陽光発電用ブレーカが 停電が復旧、または太陽光発電用ブレーカを「ON」にすれば「OFF」になっている可能性があります
表示されている数字（時間＝秒）後、自動的に発電を開始します。
（最大約 5 分後）

温度上昇抑制機能

パワーコンディショナの内部温度が高いため、 周囲温度および冷却スペースが確保されていることを確認し
出力制御状態です。
てください。必要に応じ、換気をしてください。

電圧上昇抑制機能

電圧上昇抑制機能が動作しました。商用電源
電圧が、電力会社の設定した電圧値を超えた
ため、パワーコンディショナの出力を制御しています。

突入電流待機自立運転出力用コンセントにつないだ電気製品は 運転切換スイッチをいちど「停止」にし、別の電気製品に換
運転開始時の電流が大きいため使用できません。 えて再度「自立」にしてください。

オーバーロード

使用できる電流（15A）を超えたことによる 運転切換スイッチをいちど「停止」にし、消費電力が少ない
運転停止です。
電気製品に換えて再度「自立」にしてください。

低温待機

パワーコンディショナの周囲温度が、運転可 周囲温度が -25℃よりも低くならないことを確認してください。
能温度以下のため運転停止状態です。

出力制御機能電力会社からの要求にもとづいて、パワーコ 電力会社からの出力制御要求が解除されると、通常運転に戻
ンディショナの出力を制御しています。
ります。

パワーコンディショナ端子台（系統接続用端子）の電圧を確認してくだ
さい。U-O 間または W-O 間電圧の値が AC107V を超えている場合は端子台のネジ止め状態、配線の太さ、長さを再度、確認してください。
製品停止状態で電圧が AC106V 以上の場合は所轄の電力会社にご連絡ください。

35

ブレーカの選定と分電盤への接続方法
分電盤への接続は、接続方法 A または 接続方法 B により行ってください。
（太陽光発電システムと屋内配線を明確に分離できる 接続方法 A を推奨します）●●

市販の太陽光発電用分電盤はブレーカや内部配線が当社指定と異なる場合があります。確認のうえご使用ください。
太陽光発電用ブレーカからパワーコンディショナまでの分電盤出力ケーブルは、テレビ・ラジオなどへの電波障害を抑制するため、住宅内の電気製品用の配線とは分離してください。

接続方法 A（パワーコンディショナの出力ケーブルを主電源漏電ブレーカの一次側 ( 電源側 ) に接続する場合）
逆接続可能型、感度電流30mＡ 3P2E型または3P3E型漏電遮断器

交流

買電用
電力量計

推奨例：三菱電機製形名 ☆NV50-NＫC 40A 30mA MGスイッチ付同等品
NV63-CV 3P 40A 30mA 同等品（注1）

屋内分電盤

低圧配電線
（単相3線配電系統）
売電用
電力量計

契約
ブレーカ

太陽光発電用
ブレーカ

Ｓ Ｌ

Ｓ Ｌ

太陽電池アレイパワー
コンディショナ

Ｓ Ｌ
主電源
漏電ブレーカ

3P3E型過電流遮断器設置されていない場合は、これに相当す
る開閉器の設置を要求されることがある

直流

分岐用
ブレーカ

中性線欠相保護付3P2E型または3P3E型漏電遮断器(既設ブレーカのまま変更不要)

住宅内の電気製品① 屋内分電盤の｢契約ブレーカ｣、｢主電源漏電ブレーカ｣が｢OFF｣になっていることを確認します。
② 市販の漏電遮断器〔逆接続可能型〕を「太陽光発電用ブレーカ」として分電盤に取付けます。
3P2E 型または 3P3E 型漏電遮断器
推奨例：三菱電機製：☆NV50-NＫC 40A 30mA MG スイッチ付同等品
NV63-CV 3P 40A 30mA 同等品（注 1）③ ｢太陽光発電用ブレーカ｣の負荷側をパワーコンディショナに接続します。
④ ｢太陽光発電用ブレーカ｣の電源側を分電盤に接続します。
注1：電力会社様より｢中性線欠相保護付き漏電遮断器｣を要求される場合は、☆印の漏電遮断器を使用してください。

接続方法 B （パワーコンディショナの出力ケーブルを主電源漏電ブレーカの二次側（負荷側）に接続する場合）
逆接続可能型、3P2E型または3P3E型過電流遮断器

交流

屋内分電盤

低圧配電線
（単相3線配電系統）
買電用
電力量計

推奨例：
三菱電機製形名 ☆NF50-NKC 40A MGスイッチ付同等品
NF63-CV 3P 40A 同等品（注2）
必ず最下流に接続

売電用
電力量計

3P3E型 過電流遮断器設置されていない場合は、新たな開閉器の設置は不要

契約
ブレーカ

主電源
漏電ブレーカ

太陽光発電用
ブレーカ

Ｓ Ｌ

Ｓ Ｌ

Ｓ Ｌ

太陽電池アレイパワー
コンディショナ

分岐用
ブレーカ

直流

住宅内の電気製品

逆接続可能型、中性線欠相保護付 3P3E型漏電遮断器(推奨例：三菱電機製形名 NV50-NKC 40A 30mA MGスイッチ付 同等品)

① 屋内分電盤の｢契約ブレーカ｣、｢主電源漏電ブレーカ｣が｢OFF｣になっていることを確認します。
② ｢主電源漏電ブレーカ｣が 3P3E 型の中性線欠相保護付き逆接続可能型でない場合は、市販の逆接続可能型 3P3E
型の中性線欠相保護付きの漏電遮断器に交換します。
（推奨例：三菱電機製 NV50-NKC 40A 30mA MG スイッチ付同等品）③ 逆接続可能型の 3P2E 型または 3P3E 型過電流遮断器を「太陽光発電用ブレーカ」として分電盤に設置します。
推奨例：三菱電機製 ☆NF50-NKC 40A MG スイッチ付同等品
NF63-CV 3P 40A 同等品 ( 注 2)
④ ｢太陽光発電用ブレーカ｣の負荷側をパワーコンディショナに接続します。
⑤ ｢太陽光発電用ブレーカ｣の電源側を分電盤に接続します。
注2： 電力会社様より｢中性線欠相保護付き｣を要求される場合は、☆印の過電流遮断器を使用してください。

お願い 接続が不完全の場合、発煙・発火の原因になります。

ケーブルをブレーカに接続するときは、ブレーカ製造者の指定するトルクで確実に締付けてください。

〒105-0012 東京都港区芝大門2-4-8 JDBビル〒604-8152 京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町659 烏丸中央ビル

この説明書は、再生紙を使用
しています。