2015, May
No.

326

CONTENTS
技術相談 年間50件!!
〜平成26年度技術相談のまとめ〜
レーザーを用いたポリマー碍子付着塩分の計測【光と蔭】夢と努力
ILT2015 平成26年度
研究成果報告会（開催予告）
主な学会等報告予定【表紙図】技術相談件数の推移

技術相談 年間50件 ! !
〜平成26年度技術相談のまとめ〜
技術相談窓口本越伸二

レーザー総研のシーズを産業界のニーズにつなげることになる。原因は、（1）加工ジョブショップの増加ために「技術相談窓口」を設置して 11年が過ぎ、昨年度で、試験が可能になったこと、（2）レーザー装置の価格は初めて年間50件のご相談を頂いた。ここでは、11年低下により、導入しやすくなったこと、などが挙げられ間の相談内容の推移について紹介するとともに、平成る。レーザー加工技術の普及自体は大変喜ばしいこと

26年度の相談の傾向から、今後の課題についてまとめであるが、技術の発展を通じて、さまざまな課題に対してみたい。てよりよい解決法を提供していくことは我々の使命で●「レーザー加工」のニーズは減少？

あり、当研究所の持つ、さらに高度なレーザー加工技術

技術相談内容を「レーザー（装置・技術）」「レーザーについても積極的に発信していくことが必要であると加工」「レーザー計測応用」「光学素子（評価）」と「その考えている。レーザー総研では、紫外から赤外まで、ま他」に分けて、11年間の推移を表紙図に示した。技術たフェムト秒パルスから連続光まで、さまざまなレー相談窓口開設当初は、レーザー加工に関する相談が圧ザー装置による加工の研究成果をもとに、最適な加工倒的に多かったが年々減少し、反対に光学素子に関す条件の提案を行なうことができる。

る問い合わせが増加している。レーザー加工は、レー●「光学素子評価」は増加しているがザーの産業応用において最も大きな分野であること

一方、相談件数が増加している「光学素子評価」は、は変わらない。この 10年の間、レーザーを使用した加レーザー損傷評価試験以外にも、素子の評価方法や、技工の大型予算も動いている。つまり、レーザー加工の術に関する相談など、さまざまな相談を頂いている。こ

ニーズは相変わらず多いが、技術相談は少なくなった

れは、ニーズが増えた訳ではなく、ようやく多くの方に次ページへつづく技術相談 年間50件！！〜平成26年度技術相談のまとめ〜
認知されてきたと考えるべきである。光学素子のレー問い合わせを頂いている。いよいよ実用化研究に入っ

ザー損傷評価試験では、国内唯一の第三者試験機関でていることから、さらに相談も増加するものと期待しあり、レーザー損傷耐力データベース化試験と合わせている。これ以外にも、ライダー計測、レーザー誘起分て、メーカー、ユーザーの両方に多くの情報を発信する

光計測、テラヘルツ波計測など、特徴ある計測技術は沢必要がある。しかし、昨年度「光学素子」に関する相談山あるが、相談件数には表われていない。今後、アピーが 37件あったのに対して、依頼評価を行ったのは 14件

ル方法などを考え、より多くの方に興味を持って頂けに留まっている。C W 光やk H zクラスの高繰返しパルるように努めたい。

ス光による照射試験への問い合わせがあり、装置の対●「技術相談」から「開発研究」まで応ができずお断りした相談も数件あった。産業界では、これまで延べ 400社を超える企業・研究機関からご1パルス、低繰返しパルスで、レーザーを使用する例は相談、お問い合わせを頂いた。中には、対応できず他の少なく、繰返しパルス時の評価試験が要求されている。

機関を紹介するのみに留まった内容もあった。その一第三者試験機関として利用してもらうためには、ニー方で、一つの相談から、本格的な開発研究、実用化研究ズに応える評価技術を確立する必要がある。に至った内容もある。

●豊富な「レーザー計測」シーズを発信

今後、一つ一つの相談を大切にしながら、研究財団法レーザー計測の相談の多くは、レーザー超音波計測技術についてである。まだ基礎研究の段階から、相談、人の特徴を活かし、基礎から応用、実用化まで幅広く対応できるように環境整備を行っていきたい。

TOPICS

レーザーを用いたポリマー碍子付着塩分の計測
谷口誠治、島田義則
レーザー技術開発室 本越伸二

レーザー計測研究チーム■はじめに電圧特性を保持する、等がある。しかし現状では、磁器変電所や送電線の絶縁に使用される碍子は、古くか碍子と比較してあまり普及が進んでいない。その理由

ら磁器（セラミック）製のものが主流であるが、近年、シの一つには、ポリマー碍子の劣化や放電事故の要因となリコーンゴム等の高分子を素材に用いたポリマー碍子る汚損（塩分付着）についてのデータ蓄積や分析が十分の導入が進みつつある。ポリマー製碍子の利点には、ではないということがあり、ポリマー碍子の信頼性を高磁器碍子に比べ軽量で取り付けが容易である、高い撥めるには、これらについても十分な検証を行う必要があ水性を持つため表面での水膜形成が起こりにくく高耐るとされている。当研究所ではこれまで、炭酸ガスレー
ザーをプリパルスに、小型のY A Gレーザーをメインパルスに用いたダブルパルス方式での付着塩分計測法の開発、およびハンドホールド型計測装置の作成を行い、磁器碍子表面の付着塩分量を簡便に高い精度で計測することに成功した（Laser Cross No.313（2014 Apr.））が、本装置をポリマー碍子にも適用できれば、汚損に関するデータ蓄積および分析が迅速に進み、その導入促進にも寄与できると考えた。本稿では、屋外で汚損させた（曝露した）シリコーンゴム製碍子、および碍子表面に塩【図1】約5ヶ月間曝露したポリマー碍子の外観（左）、表面の拡大写真（右）2分を塗布した模擬試料の塩分計測を行い、レーザー計測法のポリマー碍子への適用可能性について実験的に検実験には、曝露碍子のひだ部を半分割した扇形のものを１試料として３試料を使用した。計測点はおのおの 113点で、計測点間はほぼ等間隔とし、試料ごとに得られたピーク強度の平均値を付着塩分量とした。プリ
パルスの強度は 8mJ（〜2.8J/cm2）で、この強度では 20ショット以上レーザー照射しても碍子表面に損傷は見られない。塩分が付着していると、メインパルス照射に対し、ナトリウムＤ線（波長約590nm）を観測できる。
計測後の試料は定量の水で洗浄したのちその塩分濃度を測定し（筆洗法）、曝露試料の付着塩分量（mg/cm2）と【図2】曝露碍子（●）、洗浄後（●）、模擬試料（●）の平均ピーク強度と付着塩分密度の相関（点線は最小二乗フィッティング直線）して用いた。また比較のため、水で汚損を洗浄した後の試料、および塩化ナトリウムを碍子に塗布した模擬試料についても同様に実験を行った。
図2に、各試料でのピーク強度の平均値に対して筆洗討した結果を報告する。

法で求めた塩分密度（mg/cm2）をプロットしたものを示■ポリマー碍子付着塩分の計測す。赤●は曝露試料、
青●は模擬試料、
緑●は洗浄後の試

図1に海に面した試験場で約5カ月間外気に曝露した料である。曝露試料は 3点とも付着塩分密度5×10-3 mg/

ポリマー碍子の外観とそのひだ部表面の写真を示す。

cm2、平均ピーク強度は 2000count付近であった。曝露碍子表面には煤のような黒色の付着物がまだらに付着期間が同一であるため付着塩分量は 3試料でほぼ同様している。この汚損はポリマー碍子の特性である表面と考えられ、測定値のばらつきはあるものの計測結果の撥水性により付着成分を含む水分が液滴状となり、は実際の塩分付着状況をある程度よく表わしているとその後乾燥することで形成されたものと推定される。

いえる。一方、洗浄後の試料では塩分は殆ど計測され夢と努力大学に入学してきた新入生にアンケートして「なぜ本学に志望したか」と……214

聞いてみると、多数の学生が「親が勧めたから」と答える。

これでは入学の覚悟の程が見えて、残念としか言いようがない。普段から新聞を読み、本を読み、じっくり物事を考えるという習慣が大切である。
わが国も戦後70年、成熟の過程に入り、努力もほどほど、人生もほどほどでよしとする風潮が学生にも出てきた。アジアの新興国の学生とはまず根本的に貪欲さが違うのである。仏教では三毒、十悪の一つとしているが、人生でひたむきな努力が欠けると碌なことはない。
人生でチャンスは度々来るものでないから、やみくもに頑張るのではなく、チャンスが来た時に自分を生かすために日頃の努力が必要なのである。
色々の学生を見ていると、ある程度成果を出すと伸びなくなる人達がいる。自己満足に陥ると顕著に成長が止まる。
Boys be ambitious! は自然の叫びである。成熟国では人々は夢を見なくなってくる。そこそこの暮らしが可能となるためだ。それでも大きな夢を画いて一心不乱に努力すれば、天の時が分かる。この時ここぞとばかりに挑みかかることが可能となるのである。
「幸運の前髪をつかめ」とよく言われる。日頃から夢を抱いて努力を続けてこそ、前髪をつかむことが出来るのだ。
「天の時を知る」には日頃の努力力行が不可欠なのだ。夢なくして棚から牡丹餅などあり得ない。
夢への努力こそ天の時を知る能力を身につけさせる唯一の鍵である。

【名誉所長】
3

ず、また高い密度（〜10 -2 mg ／cm2）の塩分を塗布した模大に関して検証を行う予定である。

擬試料では、付着塩分密度と平均ピーク強度の間によ■まとめり明確な相関が見られている。これらの結果から、本レーザー計測法のポリマー碍子の付着塩分計測への手法によるポリマー碍子の付着塩分計測は原則的に可適用可能性について検討するため、ダブルパルス方式

能であり、10 mg/cm の領域では塩分密度の判別は比の計測装置を用いて曝露ポリマー碍子および模擬試料

較的容易であるといえる。磁器碍子の場合、洗浄が必の付着塩分計測を行った。その結果ポリマー碍子への要な付着塩分の基準は 3 ×10 m g / c m とされており、適用は原則的に可能であることがわかった。今後、プこの基準を当てはめれば現状においてもポリマー碍子リパルス強度の調整や出力安定性の向上等による計測への実際的な応用は十分に可能である。しかしながらの高精度化、より高密度領域（〜10 -1 mg/cm2）での実験

ポリマー碍子における付着塩分の影響は、磁器碍子よ等により計測可能範囲の拡大について検討する予定でりも小さいと考えられるものの定かではない。このた

ある。

-2

2-2

2

め今後は、低密度領域（〜10 mg/cm ）での計測精度の-3

本研究は関西電力からの受託研究により実施しまし2

向上や、より高密度領域での実験等、計測可能範囲の拡た。ご協力いただいた方々に感謝いたします。

INFORMATION

ILT2015 平成26年度研究成果報告会（開催予告）
大阪会場

日時／ 平成27年7月10日（金）10:00〜17:30
場所／ 千里ライフサイエンスセンター 8階 801-2号室
大阪府豊中市新千里東町1-4-2 TEL06-6873-2010

東京会場

日時／ 平成27年7月17日（金）13：00〜17：00
場所／ KKRホテル東京 11階 白鳥の間
東京都千代田区大手町1-4-1 TEL03-3287-2921

特 別 講 演「テラヘルツ波新産業開拓への展開」（大阪会場） 大阪大学レーザーエネルギー学研究センター教授

斗内正吉氏■開催概要、お申し込み＜定員>

大阪会場70名、東京会場70名（定員になり次第締め切らせて頂きます）<参加料> 無料
<資料代> 非賛助会員

3,000円（賛助会員、理事・評議員会社等無料）<詳細・参加申込>
当財団のホームページをご覧下さい。
（http://www.ilt.or.jp）【お問い合わせ】
公益財団法人レーザー技術総合研究所 総務部〒550-0004 大阪府大阪市西区靭本町1丁目8番4号
TEL：06-6443-6311、FAX：06-6443-6313

主な学会等報告予定
6月22日（月）〜25日（木） LiM2015（ミュンヘン国際見本市会場）
藤田 雅之「High Power UV Laser Processing of CFRP with Short ns Pulses and PulseSplitting」
7月5日（日）〜10日（金） 27 th International Laser Radar Conference（ニューヨークシティカレッジ）
染川 智弘「RAMAN SPECTROSCOPY MEASUREMENT OF CO2 DISSOLVED IN
SEAWATER FOR LASER REMOTE SENSING IN WATER」
8月23日（日）〜28日（金）The 40th International Conference on Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves（香港中文大学）
李 大治 「Radiation from electron beam with negative-index material」
Laser Cross No.326 2015, May

掲載記事の内容に関するお問い合わせは、編集者代表 ・谷口誠治までお願いいたします。
（TEL:06-6879-8761, FAX:06-6877-0900, E-mail:taniguchi@ilt.or.jp）