仕様書番号

作成年月日

ＭＳ００００００５ − １／１２

2007.01.01

中圧ガス遮断弁のメンテナンス概要
国内に於ける中圧B供給の設置数の増大と共に、運転時間の増大、発停回数の増大、供給圧力の増大等が近年著しくなっています。 これらの諸条件に応じて、中圧ガス遮断弁の弁越漏れによる修理依頼が増加しています。既設の供給配管上流に新たに燃焼設備の設置工事が行われると工事による異物の進入や場合によっては供給圧力を規定の0.3MPa近くまで上げている場合もあります。更に、最近の傾向として燃焼設備の運転時間の増大に伴って発停回数の増加による弁シートの劣化が進んでいます。これらの諸条件を考慮し既設の中圧ガス遮断弁ユニットに対するメンテナンスを一層推進して頂く為に本仕様書記載のメンテナンスキットを設定いたしました。燃焼設備の定期的なメンテナンス時に御使用をお願いします。

メンテナンスキットの適用基準■ 弁越漏れ検査により内部漏れを確認した場合。
■ 燃焼設備の設置後、5年以上を経過した場合。
■ 発停回数が50,000回に達した場合。(*1)■ ガスのストレーナを頻繁に清掃を必要とする場合。

(*1) 弁越漏れ自動検査システムを装備している場合は、10から20万回。
(*1) ただし、供給圧力やガス種、異物混入度合いにより異なります。

本メンテナンスキットに含まれる部品類 (詳細は交換手順書に記載)■ 上流下流側の弁シート部一式■ 上流側の電磁バルブ主要部品、メッシュ (VGU…B用のキット)

メンテナンスキットの型式■ VGU □ □ A (上流側がSKJ油圧駆動、VGJ10バルブ)
メンテナンスキット型式

RKIT-A-01

品番

作業手順 [1] から [8]■ VGU □ □ B (上流側がMVJ電磁駆動バルブ)
メンテナンスキット型式
作業手順 [9] から [14]RKIT-B-01

品番メンテナンスキットは電圧による区別はありません。

製品技術仕様書
型番
名称

RKIT-A-01

キットの概要RKIT-B-01

ＶＧＵ 中圧Ｂ供給用遮断弁ユニット メンテナンスキット

仕様書番号

作成年月日

ＭＳ００００００５ − ２／１２

2007.01.01

作業手順■ VGU □ □ A (上流側がSKJ油圧駆動、VGJ10バルブ)
メンテナンスキット型式

品番

RKIT-A-01

作業を開始する前に本作業手順書を読み、手順を理解してから作業に着手する。メンテナンス
キットによる作業を開始する前には必ず主電源をOFFとし、元コックを閉にする。作業完了後は、バルブの内部漏れ、外部漏れを確実に検査する。最低、3回の発停動作を確認し、その後再度、内部漏れ、外部漏れを検査する。バルブの内部に交換した部品が残存していないかを確認する。
その他、設備の検査指示書に応じて検査を実施する。

12

165234

製品技術仕様書
型番名称



上流側及び下流側のSKJアクチェー
タをバルブボディより外す。

立ち上がり配管の場合は、バルブ本体を配管より外して作業をする。



上流及び下流のVGJバルブボディ底部にある4本のボルトを外す。

（注意）外す前に再組み立て時に本体とプレートの辺が同じ位置に組み立てられるように合マークをいれる。

(注意) ボルトは対角状に緩め外す。
底部のプレートを外した時に内部の部品が落下し無い様に注意する。再度、組み立てる時にボルトを再使用します。

内部部品取り外し手順スプリング「4」を外す。(廃棄)

シートディスク「3」を外す(廃棄)

プロファイルディスク「2」を外す(廃棄)「2」が「3」に固着している場合がある



「1」のシャフトをバルブ下部に向けて引き抜く(廃棄)

メッシュ固定ピン「6」を外す(廃棄)

メッシュ「5」を外す(廃棄)

底部プレートとバルブ本体の間にあるOリングを外す(廃棄)

上記作業を上流側と下流側のVGJバルブに対して実施する。

RKIT-A-01手順

RKIT-A-01
ＶＧＵ 中圧Ｂ供給用遮断弁ユニット メンテナンスキット

仕様書番号3

作成年月日

ＭＳ００００００５ − ３／１２

2007.01.01

取り外した部品を確認します。交換する部品と混同しない様に確認したら廃棄します。
1.

ステム

2.

プロファイルディスク

3.

シートディスク

4.

スプリング

5.

メッシュ

6.

メッシュ固定ピン

7.

Oリング372456

製品技術仕様書
型番
名称

1RKIT-A-01手順

RKIT-A-01
ＶＧＵ 中圧Ｂ供給用遮断弁ユニット メンテナンスキット

仕様書番号4作成年月日

ＭＳ００００００５ − ４／１２

2007.01.01

装着する部品を確認します。
1.

ステム

2.

プロファイルディスク
本部品は、上流側キットと下流側キットそれぞれに3種類が含まれています。使用するプロファイルディスクは1個だけです。バルブのオリフィス口径により使用するプロファイルディスクが異なります。VGJ10.14040は直径40mm、VGJ10.13940は直径25mm、VGJ10.13840は直径15mmのプロファイルディスクを装着します。上流側と下流側とでは、プロファイルディスクが異なっている場合がありますのでバルブ本体側面の型式を確認願います。

3.

シートディスク

4.

スプリング

5.

メッシュ

6.

メッシュ固定ピン

7.

Oリング

72564

13

プロファイルディスクの選択

VGJ10.13840用 直径 15mm

2

VGJ10.13940用 直径 25mm
VGJ10.14040用 直径 40mm

製品技術仕様書
型番
名称RKIT-A-01手順

RKIT-A-01
ＶＧＵ 中圧Ｂ供給用遮断弁ユニット メンテナンスキット

仕様書番号56

作成年月日

ＭＳ００００００５ − ５／１２



上流側及び下流側のバルブ内部を清掃します。

バルブシート部は特に丁寧に清掃します。

バルブシート部表面を指で擦り、破断・欠損等が無いかを確認します。 破断・欠損等があった場合は、バルブ本体の交換が必要です。

LP系のガスを使用している場合は、LPベーポライザーの不具合により、LP液がバルブ内部に滞留している場合があります。この様な、状況があった場合は燃焼設備の管理者に設備の改善をお願いしてください。バルブ内部に滞留している液を清掃願います。極度に滞留している場合はバルブ本体の交換をお願いします。

部品の装着 その1

メッシュ「5」を装着し、メッシュ固定ピン「6」で固定します。

16

ステム「1」の丸端部をバルブ底部から差込ます。ステムに装着されているイーリングにより差し込む位置が止まります。

5

製品技術仕様書
型番名称

2007.01.01

RKIT-A-01手順

RKIT-A-01
ＶＧＵ 中圧Ｂ供給用遮断弁ユニット メンテナンスキット

仕様書番号

7

作成年月日

ＭＳ００００００５ − ６／１２

部品の装着 その22



底部プレートと本体は外した時につけた合マー
クを合わせて分解前と辺が同じになるように組み付けます。



底部プレート「8」の内周部にOリング「7」を装着し、スプリング「4」、ディスク「3」、プロファイ
ルディスク「2」の順に重ね、プロファイルディスク「2」の穴に、ステムの先端が入る様に徐々に底部プレート「8」の固定用ボルト4本を仮止めします。



底部プレート「8」の固定用ボルトを対角線状に締め付けます。



底部プレート「8」がバルブ本体と平行に固定されている事を確認します。

3488動作確認作業



バルブ本体を配管から外した場合は、配管に組み戻してください。バー
ナコックを閉にします。



アクチェータを装着する前に、元コックを開き、各部の外部漏れを確認します。



外部漏れ確認作業が終了したら、元コックを閉じます。



外した、アクチェータの概観検査をします。駆動油の漏れが無いか確認します。



アクチェータを元の位置に装着し、所定の配線をします。

元コックを開き、主弁下流のバーナコックを閉じます。



着火シーケンスを実施し、主弁が開となり、主炎安全時間後に主炎不着火で閉となる事を確認します。



上記動作を2から3回実施します。



次に、各バルブの内部漏れ(弁越漏れ)検査を実施願います。

製品技術仕様書
型番
名称

2007.01.01

RKIT-A-01手順

RKIT-A-01
ＶＧＵ 中圧Ｂ供給用遮断弁ユニット メンテナンスキット

仕様書番号

作成年月日

ＭＳ００００００５ − ７／１２

2007.01.01

作業手順■ VGU □ □ B (上流側がMVJ電磁駆動fバルブ)
メンテナンスキット型式

RKIT-B-01品番作業を開始する前に本作業手順書を読み、手順を理解してから作業に着手する。メンテナンス
キットによる作業を開始する前には必ず主電源をOFFとし、元コックを閉にする。作業完了後は、バルブの内部漏れ、外部漏れを確実に検査する。最低、3回の発停動作を確認し、その後再度、内部漏れ、外部漏れを検査する。バルブの内部に交換した部品が残存していないかを確認する。
その他、設備の検査指示書に応じて検査を実施する。

9


コイル上部のノブを外し、コイルをバルブから外す。

立ち上がり配管の場合は、バルブ本体を配管より外して作業をする。

4本のボルト「9」を外す。(廃棄)(注意) ボルトは対角状に緩め外す。
外した時に内部の部品が落下し無い様に注意する。



左の図に記載の部品「10」から「15」をすべて廃却します。交換する部品と混同しない様に注意願います。

9101213151114

製品技術仕様書
型番
名称

RKIT-B-01手順RKIT-B-01
ＶＧＵ 中圧Ｂ供給用遮断弁ユニット メンテナンスキット仕様書番号

1011

作成年月日

ＭＳ００００００５ − ８／１２

2007.01.01

バルブ内部を清掃します。

バルブシート部は特に丁寧に清掃します。

バルブシート部表面を指で擦り、破断・欠損等が無いかを確認します。 破断・欠損等があった場合は、バルブ本体の交換が必要です。



LP系のガスを使用している場合は、LPベーポライザーの不具合により、LP液がバルブ内部に滞留している場合があります。この様な、状況があった場合は燃焼設備の管理者に設備の改善をお願いしてください。バルブ内部に滞留している液を清掃願います。極度に滞留している場合はバルブ本体の交換をお願いします。

装着する部品を確認します。
１０ バルブボンネット

1011 アーマチュア

1612 スプリング

1213 スプリング受け
14 キャップワッシャー
15 Oリング

17111516 コイル固定ノブ
17 バルブボンネット固定ボルト(4本)1314

製品技術仕様書
型番名称RKIT-B-01手順

RKIT-B-01
ＶＧＵ 中圧Ｂ供給用遮断弁ユニット メンテナンスキット

仕様書番号

12作成年月日ＭＳ００００００５ − ９／１２

2007.01.01

部品を装着します。その1141112

13

11 アーマチュア
12 スプリング13 スプリング受け
14 キャップワッシャー
15 Oリング

15

製品技術仕様書
型番
名称

RKIT-B-01手順

RKIT-B-01
ＶＧＵ 中圧Ｂ供給用遮断弁ユニット メンテナンスキット

仕様書番号

132007.01.01

部品を装着します。その2

10



バルブボンネット「10」を垂直に被せます。



固定用ボルト「17」4本で仮止めします。



固定用ボルト「17」を対角線状に締め付けます。



バルブボンネットがバルブ本体と平行に固定されている事を確認します。

バルブボンネット「10」とバルブ本体の間に1.5mm程度の間隙は正常です。

1714

作成年月日

ＭＳ００００００５ − １０／１２

動作確認作業

バルブ本体を配管から外した場合は、配管に組み戻してください。バーナコックを閉にします。



コイルを装着する前に、元コックを開き、各部の外部漏れを確認します。



外部漏れ確認作業が終了したら、元コックを閉じます。



外した、コイルの概観検査をします。焼損、漏水による破損等が無いか確認します。



コイルを戻し、固定ノブでコイルをしっかりと固定し、所定の配線をします。

元コックを開き、主弁下流のバーナコックを閉じます。



着火シーケンスを実施し、主弁が開となり、主炎安全時間後に主炎不着火で閉となる事を確認します。



上記動作を2から3回実施します。



次に、各バルブの内部漏れ(弁越漏れ)検査を実施願います。

製品技術仕様書
型番
名称

RKIT-B-01手順

RKIT-B-01
ＶＧＵ 中圧Ｂ供給用遮断弁ユニット メンテナンスキット

仕様書番号

14

作成年月日

ＭＳ００００００５ − １１／１２

メンテナンスキットの構成部品

適用VGU型式

VGU̲̲A 上流、下流共に油圧駆動のユニット用キットの型番

RKIT-A-01(00920000)

部品名

部品番号

適用VGU型式

VGU̲̲B 上流、電磁駆動、下流油圧駆動のユニット用

R0135000

2

VGJプロファイルディスク 15mm70135015

2

VGJプロファイルディスク 25mm

R0135025

2

VGJプロファイルディスク 40mm

R0135040

2

VGJシートディスク

R0135100

2

VGJスプリング

R0135200

2

VGJメッシュ

R0135300

2

VGJメッシュ固定ピン

R0135400

2

VGJO リング

R0135500

2

キットの型番RKIT-B-01(00930000)

1
部品名

部品番号

数量

VGJステム

R0135000

1

VGJプロファイルディスク 15mm

70135015

1

VGJプロファイルディスク 25mm

R0135025

1

VGJプロファイルディスク 40mm

R0135040

1

VGJシートディスク

R0135100

1

VGJスプリング

R0135200

1

VGJメッシュ

R0135300

1

VGJメッシュ固定ピン

R0135400

1VGJ O リングR01355001MVJ バルブボンネット

02401960

1MVJ アーマチュア

I2401540

1

MVJ スプリング

I2401520

1MVJ スプリング受

I2401530

1MVJ ギャップワッシャー

I2401570

1MVJ Oリング

02401950

1MVJ コイル固定ノブ

I2401592

1

MVJ バルブボンネット固定ボルト
セット （4本セット）

02401970

1

作業説明書

製品技術仕様書

名称数量

VGJステム

作業説明書

型番2007.01.01

RKIT-A-01

1RKIT 部品構成

RKIT-B-01

ＶＧＵ 中圧Ｂ供給用遮断弁ユニット メンテナンスキット

仕様書番号

作成年月日

ＭＳ００００００５ − １２／１２

2007.01.01

取扱注意事項

１．本機器は燃焼安全上の重要保安部品です。必要な所以外は本品を分解しないでください。
２．バルブを使用する配管中のガスが仕様に適合していること。
３．配管中のガス圧力が仕様書の圧力範囲内であること。
４．取付場所は−１０〜＋６０℃の温度範囲内でること。
５．電気配線はＩＶ２ｍｍ２以上を使用すること。
６．操作電源の高電位側と接地側をバーナ・コントローラと正しく接続すること。
７．作業時は必ず電源をＯＦＦにする。安全回路をバイパスしてバルブには通電しないこと。
８．全閉確認リミット・スイッチは、運転前に元コックを閉とし、全閉の位置を正確に確認しているかをチェックすること。
９．バルブボディのパイロット配管接続口やガス圧力スイッチ取付口で使用していない接続口のメクラネジに緩みがないこと。
１０．アクチュエータはバルブボディより外して通電しないこと。（破損、油漏れの原因となります。）
１１．バルブボディに示してあるガスの流れ方向が実際のガスの流れ方向と同一であること。
１２．ＳＫＪ７０、３０、２０のガス導圧管は必ずバーナコックの下流側へ接続すること。
１３．バルブボディ内のシール剤の流入がないこと。
１４．附属のガス圧高スイッチは必ずバーナコックの下流側へ接続すること。
１５．バルブ配管のサポートが充分であること。
１６．定期的に弁の通り抜け及び外部漏れ試験を実施すること。
１７．外部漏れ試験を実施する時には試験器やガス検出器等を用いて行うこと。
万一検出液を使用する場合には非腐蝕性のガス漏れ専用の検出液を使用し、使用後は充分に液を拭きとり、充分に乾燥してから使用を開始すること。
１８．検出液を使用する場合には電気部分）には検出液がかからない様にすること。
万一かかった場合には速やかに液を拭き取り、充分に乾燥させてから使用する。内部にまで浸入しているような場合にはメーカに返却し、動作を確認してもらう事。
１９．電気配線作業やその他の作業で実際にガスを必要としない作業をする時は、必ずガスの元コックを閉じてから作業する。

製品技術仕様書

取扱注意事項

型番
名称

ＶＧＵ 中圧Ｂ供給用遮断弁ユニット メンテナンスキット