平成16年９月14日
原子力安全対策課（１６−６５）＜13時30分記者発表＞
高浜発電所４号機の定期検査状況について（タービンサンプ水モニタ等の指示の上昇についての原因と対策）

このことについて、関西電力株式会社から下記のとおり連絡を受けた。

記

高浜発電所４号機（加圧水型軽水炉；定格出力87.0万kW）は、平成16年８月10日より第15回定期検査中のところ、８月30日18時46分に「プロセスモニタ放射線注意」の警報が発信したため、中央制御室の放射線監視盤を確認したところ、タービンサンプ水モニタの指示値が、18時35分頃より上昇しており、１次系建屋基礎湧水サンプ水モニタの指示値も上昇していた。
このため、タービンサンプポンプおよび１次系建屋基礎湧水サンプポンプを停止し、放水口への各サンプ水の放出を停止した。
その後、Ｃタービンサンプ水の分析を実施した結果、放射能濃度は2.9×10−２Bq/ccであった。また、１次系建屋基礎湧水サンプ水の分析を実施した結果、放射能濃度は2.6×10−２Bq/ccであった（通常はいずれも検出限界以下）。
これらの結果などから、放水口へ放出された放射能量は約3.1×10５Bqと推定された。これは、保安規定に定める年間の放出管理目標値（1.4×10１１Bq）に比べ十分低く、また放水口モニタ（R‑99）の指示値に変動はないことから、周辺環境への影響はなかった。
１次系建屋基礎湧水サンプ水モニタの指示値は19時頃から低下し、タービンサンプ水モニタの指示値も19時50分頃から低下した。
〔８月31日記者発表済〕
１．原因調査タービンサンプ水モニタ（R‑58）および１次系建屋基礎湧水サンプ水モニタ（R‑59）の指示上昇の原因は、中間建屋サンプに放射性物質を含む水が流入したためと考えられることから、中間建屋サンプに流れ込む水の流入源および流入経路の調査を行った。
（１）中間建屋サンプへの流入源、流入経路調査（図−１）
中間建屋サンプへの流入源、流入経路としては、補助建屋機器ドレン（管理区域）もしくは、中間建屋ドレン（非管理区域）の可能性が考えられる。

①補助建屋機器ドレン（管理区域）からの流入の可能性
・事象発生時に行っていた作業を確認したところ、Ｂ使用済燃料ピットクー
ラ、Ｂ余熱除去クーラ、Ｂ格納容器スプレイクーラの補機冷却水（放射性物質を含まない水）の排水（ブロー）が行われており、中間建屋サンプへ流入するラインを使用していた。
・これらの機器内に残留していた補機冷却水の分析の結果、Ｂ余熱除去クー
ラ内の残留水から放射性物質（コバルト５８）が検出された。他のクーラ内の残留水からは放射性物質は検出されなかった。なお、各クーラからのブロー前に補機冷却水の分析を行っているが、放射性物質は検出されていない。
②中間建屋ドレン（非管理区域）からの流入の可能性
・中間建屋ドレンに放射性物質が含まれていた可能性の有無を確認するため、非管理区域の排水受入口のスミア測定を行い、異常のないことを確認した。
＊

スミア測定：放射性物質による表面汚染を調べる方法の一つで、ろ紙などで表面をふき取り、ろ紙に付着した放射性物質の量を測定する。

これらのことから、中間建屋サンプへの流入源としては、Ｂ余熱除去クーラからのブロー水の可能性が高いことが判明した。

（２）Ｂ余熱除去クーラの調査（図−２、図−３）
・Ｂ余熱除去クーラの補機冷却水ブローホースは、中間建屋サンプ行きの排水口に接続されていたが、ベントホースは廃液貯蔵タンク行きの排水口に接続されていた。
・ベントホースの汚染状況を確認したところ、ホースは、新品を使用していたにもかかわらず、ホース内面から放射性物質（コバルト５８等）が検出された。また、ホースを接続していた廃液貯蔵タンク行きの排水口の内面からも放射性物質が検出された。
・廃液貯蔵タンク行きの排水口には、Ｂ余熱除去クーラ１次側水（放射性廃液）のドレン配管も接続されており、事前にブローを実施した１次側水の残留水（放射性廃液）が確認された。また、この残留水とタービンサンプ水から検出された放射性物質の核種およびその構成比を比較したところ、ほぼ一致していることが確認された。
・念のため、Ｂ余熱除去クーラの伝熱管について、ヘリウムリークテストを実施したが、伝熱管からの漏えいはなく、Ｂ余熱除去クーラ本体は健全であることを確認した。
＊

排水口：排水用に床から突き出ているパイプ式の筒（スタンドパイプ）

（３）ベントホースの接続先の運用に係る調査
・Ｂ余熱除去クーラの補機冷却水のブローホースとベントホースは、当初、廃液貯蔵タンク行きの排水口に接続されていたが、廃棄物処理量低減を図るために、事象発生当日、補機冷却水の分析で問題のないことを確認した
上で、中間建屋サンプ行きの排水口に接続を変更した。
・ベントホースの接続先の運用については明確となっていなかったため、ブローホースのみ中間建屋サンプ行きの排水口に接続した。

２．推定原因・Ｂ余熱除去クーラの補機冷却水のブロー先の変更により、ブローホースとベントホースが異なる排水口に接続されていた。
・この状態で、８月30日14時00分にＢ余熱除去クーラの補機冷却水ブロー弁を開いてブローを開始し、同日17時30分にベント弁を開いたところ、ブローに伴うＢ余熱除去クーラ内の圧力低下により、ベントホースから空気が吸い込まれるとともに、Ｂ余熱除去クーラ１次系側水のドレン配管に残留していた放射性廃液を吸引したものと推定された。
・このため、ベントホースを通じて放射性廃液がＢ余熱除去クーラの補機冷却水内に流入し、ブロー弁を通じて中間建屋サンプに放出され、さらに移送ポンプによりＡ，Ｃタービンサンプおよび１次系建屋基礎湧水サンプに移送されたため、タービンサンプ水モニタ、１次系建屋基礎湧水サンプ水モニタの指示が上昇したものと推定された。

３．対策
今回、補機冷却水ベントホースの接続先の運用が明確に定められていなかったこと等を踏まえ、放射性物質を含まない系統への放射性物質の流入防止の観点から次の対策を実施する。（図−４）・ベントホースについては、他系統からの吸い込み防止の観点から、仮設タンク等を介して排水口と接続する。
・ベントホースとブローホースは同じ系統に接続する。
・これらについて、作業および業務の要領を定めた手順書に反映するとともに、関係者に周知し、ベントホースの運用の明確化を図る。
なお、放射性物質が検出された各サンプ水については、放射性廃棄物として取り扱い、廃棄物処理設備で処理し、サンプの洗浄を行った上で、通常の運用に復旧している。
問い合わせ先（担当 : 山本）
内線2353・直通0776(20)0314

タービンサンプ水モニタ等指示上昇について
中間建屋ドレン（非管理区域）

補助建屋機器ドレン（管理区域）

床ドレン

Ａ／Ｂ使用済燃料ピットクーラ補機冷却水ドレン

機器ドレン

Ａ／Ｂ余熱除去クーラ補機冷却水ドレン

８／３０に放射性物質が検出されないことを確認した上で、Ｂ系の各機器の補機冷却水を排水

Ａ／Ｂ格納容器スプレイクーラ補機冷却水ドレン
非管理区域の排水受入口を、スミア測定した結果、異常はなかった

ほう酸回収装置冷却水ドレン

各機器内の補機冷却水の放射能濃度測定の再測定【タービンサンプ水等へ排水を行なった各機器内に残留している補機冷却水の放射能濃度を分析】（分析結果）○Ｂ余熱除去クーラの補機冷却水でコバルト５８が検出されたことから、クーラ内部に放射性物質が入り込んだ可能性がある。

非再生クーラ冷却水ドレン
格納容器給気ユニットドレン
空調用冷水膨張タンクドレン○その他機器（Ｂ使用済燃料ピットクーラ、Ｂ格納容器スプレクーラ）の補機冷却水からは、放射性物質は検出されていない。

８／３０の状況
１次系建屋基礎湧水サンプ

容量約７．５ｍ３

R-59

中間建屋サンプ

容量約３．０ｍ３

Ｃタービンサンプ

床ドレン
機器ドレン
Ｂタービンサンプ

容量約２０ｍ３

通常約450cpmから約2,000cpmに上昇Ａタービンサンプ

R-58

容量約７．４ｍ３

容量約１０３ｍ３

Ａ〜Ｃ
タービンサンプ
水モニタ

１次系建屋基礎
湧水モニタ

運転していた停止していた
放水口モニタ
R-99

放水口

通常約120cpmで変化なし

取水路

約3.1×10５Ｂｑ放出

図−１

通常約550cpmから約950cpmに上昇

高浜４号機 タービンサンプ水モニタ指示変動 系統説明図

余熱除去クーラの水の流れ

余熱除去系統原子炉停止後の原子炉から発生する余熱を除去するための系統

１次冷却材

原子炉補機冷却水系統
１次系のクーラ、ポンプ等の機器を冷却するための系統

補機冷却水

補機冷却水

廃液貯蔵タンク
１次系建屋内の排水貯留タンク
中間建屋サンプ
主に中間建屋、１次系建屋内の一部の汚染のない排水の貯留槽

補機冷却水ブロー弁
１次冷却材

補機冷却水
ベント弁

タービンサンプ
タービン建屋内の排水の貯留槽

補機冷却水
ポンプ

P

余熱除去ポンプ

P

余熱除去
クーラ

１次側水（放射性廃液）
ブロー弁

補機冷却水クーラ
補機冷却水
ブロー弁

P
廃液貯蔵タンク

P

放水口

中間建屋サンプ

取水口

図−２

タービンサンプ

P

放水口

海水ポンプ

Ｂ余熱除去クーラの原子炉補機冷却水の水抜き状況概要および調査状況

図−３

放射性廃液
放射性物質を含まない水

補機冷却水ベントライン
補機冷却水ベント弁
補機冷却水ベント弁補機冷却水

余熱除去(系)
ベントライン

補機冷却水
１次冷却材

補機冷却水ベントホース
新品のホースを使用していたが汚染されていたＢ余熱除去クーラ

補機冷却水
ブローライン

補機冷却水
ブローホース

排水口

中間建屋
サンプへ

廃液貯蔵
タンクへ

排水口への取付状況
補機冷却水ベントラインへ

余熱除去(系)
ブローライン

１次冷却材

補機冷却水
ブロー弁

水抜き時の状況aa 放射能含む水が排水口より混入
補機冷却水ベントライン

a

補機冷却水
ベントホース

飛散防止のため、テープでシールされていた

a

補機冷却水

余熱除去(系)
ベントライン

ブローホース
残留水（放射性廃液）排水口

余熱除去(系)
ブローライン

補機冷却水

Ｂ余熱除去クーラ
ドレン配管
圧力低下

廃液貯蔵タンクへ

補機冷却水
ブローライン

水抜き

図−４

対策

・ベントホースについては、他系統からの吸い込み防止の観点から、仮設タンク等を介して排水口と接続する。
対 策 例（廃液貯蔵タンク行きの場合）

補機冷却水ベントライン

補機冷却水

補機冷却水

補機冷却水ベントホース

余熱除去クーラ
固定
仮設タンク

補機冷却水
ブローホース

排水口

補機冷却水ブローライン

・ベントホースとブローホースは同じ系統に接続する。

・これらについて作業および業務の要領を定めた手順書に反映するとともに、関係者に周知し、ベントホースの運用の明確化を図る。

＜参考＞

放射性廃液混入推定メカニズム
１．吸込み始め 補機冷却水ベントライン
ベントホース（内径約19mm）

14cm

ブローホース（内径約16mm）

余熱除去(系)
ブローライン
ドレン配管
排水口

残留水（放射性廃液）

２．吸込中1

圧力差により上流側ホース立ち上がり部の残留水が吸引される。

３．吸込中2

空気巻込みによりホース立ち上がり部が水でプラグされ吸引される。

４．吸込末期

泡立ちにより発生した飛沫が空気に同伴される。最終的にはほとんどすべての残留水が吸引される。