FT-仕様-第 16004G 号
2021 年 1 月 26 日

区画貫通部防火措置キット「イチジカンⓇ耐火ＳＰＯＴ」
仕様書

株式会社古河テクノマテリアル

イチジカンⓇ耐火 SPOT 仕様書
FT-仕様-第 16004G 号

1. 製品概要
本製品は、給水給湯・空調・追い焚き・ケーブル等の配管が、建築物内の防火区画（壁または床）および共住区画（壁）を貫通する場合に、当該部分に取り付け防火措置を行うための製品です。

2. 性能
2.1 国土交通大臣認定
本製品は、建築基準法第 68 条の 25 第 1 項（同法第 88 条第 1 項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、同法施行令第 129 条の 2 の 4 第 1 項第七号ハ「防火区画貫通部 1 時間遮炎性能」の規定に適合するものとして、国土交通大臣認定（以下、大臣認定とする）を取得しております。なお、壁・床の構造や貫通する配管等によって大臣認定番号が異なります。表-1 に国土交通大臣認定の適用範囲を示します。
表-1 国土交通大臣認定の適用範囲
部位

中空壁貫通部

大臣認定番号

開口部形状・面積PS060WL-0836
PS060WL-0852
PS060WL-0971

円形：φ110mm 以下
面積：0.0095m2 以下
中空壁貫通の場合は、鋼製スリーブ（厚さ 0.27mm以上、長さ 100 ㎜以上）が必要

PS060WL-0839
PS060WL-0972
PS060WL-1080

円形：φ80mm 以下
面積：0.0050m2 以下
中空壁貫通の場合は、鋼製スリーブ（厚さ 0.27mm以上、長さ 100 ㎜以上）が必要

PS060WL-0864
PS060WL-0904

円形：φ80mm 以下
面積：0.0050m2 以下
中空壁貫通の場合は、鋼製スリーブ（厚さ 0.27mm以上、長さ 100 ㎜以上）が必要

RC・ALC 等
壁貫通部

中空壁貫通部

RC・ALC 等
壁貫通部

中空壁

RC・ALC 等
壁貫通部1/5

貫通する壁・床の構造
建築基準法施行令第 129 条の 2 の 4 第 1 項第七号ハの規定に基づく準耐火構造（60分）
第 2 条第七号の規定に基づく耐火構造（60 分）
厚さ 100mm 以上
ALC パネル（軽量気泡コンクリート）又は鉄筋コンクリート造
厚さ 100mm 以上
建築基準法施行令第 129 条の 2 の 4 第 1 項第七号ハの規定に基づく準耐火構造（60分）
第 2 条第七号の規定に基づく耐火構造（60 分）
厚さ 100mm 以上
ALC パネル（軽量気泡コンクリート）又は鉄筋コンクリート造
厚さ 100mm 以上
両面強化せっこうボード重張
鋼製下地間仕切壁（準耐火構造（60 分））又は建築基準法第 2 条第七号の規定に基づく耐火構造（60 分）
厚さ 100mm 以上
ALC パネル（軽量気泡コンクリート）又は鉄筋コンクリート造

イチジカンⓇ耐火 SPOT 仕様書
FT-仕様-第 16004G 号

厚さ 100mm 以上

床貫通部

PS060ＦＬ-0787
PS060ＦＬ-0838
PS060ＦＬ-0837
PS060FL-0926
PS060FL-1002

円形：φ80mm 以下
面積：0.0050m2 以下
円形：φ110mm 以下
面積：0.0095m2 以下

ALC パネル（軽量気泡コンクリート）又は鉄筋コンクリート造
厚さ 100mm 以上

2.2 （一財）日本消防設備安全センター評定（共住区画）
本製品は、「特定共同住宅等の住戸等の床又は壁並びに当該住戸等の床又は壁を貫通する配管等及びそれらの貫通物が一体として有すべき耐火性能を定める件」（平成 17 年消防庁告示第 4 号）に規定された耐火性能を有しているものとして、（一財）日本消防設備安全センター
評定（以下、消防評定とする）を取得しております。なお、消防評定番号によって適用可能な配管等とその本数が異なります。表-2 に消防評定の適用範囲を示します。
表-2 消防評定の適用範囲
部位

評定番号

開口部形状・面積

KK28-005 号

円形：φ110mm 以下面積：0.0095m2 以下
鋼製スリーブあり：厚さ 0.27mm 以
上、長さ 100mm 以上の円筒状

貫通する壁の構造
両面強化せっこうボード
厚さ 12.5mm、2 枚重ね張り
中空部間隔 50mm 以上
厚さ 100mm 以上

KK28-006 号
中空壁
貫通部

KK28-011 号
KK29-024 号
KK30-005 号

円形：φ80mm 以下
面積：0.0050m2 以下
鋼製スリーブあり：厚さ 0.27mm 以
上、長さ 100mm 以上の円筒状

両面強化せっこうボード
厚さ 12.5mm、2 枚重ね張り
中空部間隔 50mm 以上
厚さ 100mm 以上

円形：φ80mm 以下
面積：0.0050m2 以下

鉄筋コンクリート
鉄骨鉄筋コンクリート
軽量気泡コンクリート
厚さ 100mm 以上

KK2019-024号
KK29-004 号
RC・ALC
壁貫通部

KK30-009 号
KK2019-023号

2/5イチジカンⓇ耐火 SPOT 仕様書FT-仕様-第 16004G 号

3． 品番および構成材料
本製品の各品番の適用開口径と構成材料を表-3 に示します。また、構成材料の仕様を表-4および図-1 に示します。
表-3 各品番の適合開口径と構成材料
構成材料※2適合開口径(mm)品番

ボイド管[仕上がり外径]

SPOT5050 [55]

SPOT7575 [80]

SPOT100100 [110]

販売単位

コアドリル

有効開口径

耐火 SPOT 入数（組）

5050～55

10 個/箱107575～80※110 個/箱

10100

100～110

10 個/箱10※1： PS060FL-0787,0838,0926（0837）、PS060WL-1080（0972,0839）,0864,0904 および KK28006,011、KK29-004,024、KK30-005,009、KK2019-023,024 号を適用の場合、開口径はφ80 ㎜以下を設けてください。
※2： 工法表示ラベル・取扱説明書（兼(一財)日本消防設備安全センター評定プレート請求書）が付属します。
表-4 構成材料の仕様
名称仕様
用途

耐火 SPOT

中に組込まれた熱膨張材が、火災時の熱で膨張し、貫通物などの溶融・焼失などで出来た空間を素早く閉塞し、延焼を防ぐ役割を担います。

材質

EPDM 系ゴム、熱膨張材、ウレタンフォーム

寸法

図-1 参照4. 梱包
本製品の梱包仕様を表-5 に示します。
表-5 梱包仕様
品番
SPOT50SPOT75

長さ（mm）
305
460

幅（mm）
6595

高さ（mm）
115
125

SPOT100640

135123梱包数
10 個

5. 注意事項
5.1 保管・運搬
風雨や直射日光を避けて室内または冷暗所（倉庫など）で保管してください。
3/5

質量（㎏）
約 0.60
約 1.45
約 2.10イチジカンⓇ耐火 SPOT 仕様書
FT-仕様-第 16004G 号

5.2 廃棄廃棄される場合には、安全データシート（SDS）をご請求頂き、各地方自治体の規則に従って適切に廃棄してください。

6. その他
本仕様書記載の内容は、製品改良等のため、お断りなく変更する場合がありますのでご了承ください。

以上

4/5

イチジカンⓇ耐火 SPOT 仕様書
FT-仕様-第 16004G 号

単位：mm
品番
SPOT 50
SPOT 75

φA6090SPOT 100126

図-1 耐火 SPOT 寸法図

5/5

耐火 SPOT 寸法
φBC375060508650

φD497499