KA01449K/09/DE/03.22-00
71593483
2022-12-01

ProductsSolutions

Services*71593483* Kurzanleitung
RN2271593483

1- oder 2-kanaliger 24 VDC Speisetrenner zur sicheren Trennung von 0/4 ... 20 mA
Normsignalkreisen, optional als Signaldoppler, HART-transparent

Diese Anleitung ist eine Kurzanleitung, sie ersetzt nicht die zugehörige Betriebsanleitung.
Ausführliche Informationen sind in der Betriebsanleitung und den weiteren Dokumentationen verfügbar.
Für alle Geräteausführungen verfügbar über:• Internet: www.endress.com/deviceviewer• Smartphone/Tablet: Endress+Hauser Operations App

Grundlegende Sicherheitshinweise
Anforderungen an das Personal
Das Personal muss für seine Tätigkeiten folgende Bedingungen erfüllen:‣ Ausgebildetes Fachpersonal: Verfügt über Qualifikation, die dieser Funktion
und Tätigkeit entspricht.
‣ Vom Anlagenbetreiber autorisiert.
‣ Mit den nationalen Vorschriften vertraut.
‣ Vor Arbeitsbeginn: Anweisungen in Anleitung und Zusatzdokumentation
sowie Zertifikate (je nach Anwendung) lesen und verstehen.
‣ Anweisungen und Rahmenbedingungen befolgen.

Bestimmungsgemäße Verwendung
Der Speisetrenner dient zur sicheren Trennung von 0/4 … 20 mA Normsignalkreisen. Optional ist eine eigensichere Ausführung für den Betrieb in Zone 2erhältlich. Das Gerät ist zur Montage auf Hutschienen nach IEC 60715 konzipiert.
Produkthaftung: Für Schäden aufgrund Nichtbeachtung der Anleitung undnicht bestimmungsgemäßer Verwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Betriebssicherheit
Verletzungsgefahr!
‣ Das Gerät nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustandbetreiben.
‣ Der Betreiber ist für den störungsfreien Betrieb des Geräts verantwortlich.

‣ Die Vorgaben in der separaten Zusatzdokumentation beachten, die ein fester
Bestandteil dieser Anleitung ist.

Produktsicherheit
Dieses Gerät ist nach Stand der Technik und guter Ingenieurspraxis betriebssicher gebaut und geprüft und hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen.

Errichtungshinweise• Die Schutzart IP20 des Geräts ist für eine saubere und trockene Umgebungvorgesehen.
• Das Gerät keiner mechanischen und/oder thermischen Beanspruchung aussetzen, die die beschriebenen Grenzen überschreitet.
• Das Gerät ist für den Einbau in einen Schaltschrank oder in ein vergleichbares
Gehäuse vorgesehen. Das Gerät darf nur eingebaut betrieben werden.
• Das Gerät ist zum Schutz gegen mechanische oder elektrische Beschädigungen in ein entsprechendes Gehäuse mit einer geeigneten Schutzart nach
IEC/EN 60529 einzubauen.
• Das Gerät erfüllt die Funkschutzbestimmungen (EMV) für den industriellen
Bereich.
• NE 21: Elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln der Prozessund Labortechnik wird unter folgender Bedingung erfüllt: Spannungsunterbrechungen bis 20 ms müssen mit einer geeigneten Stromversorgungüberbrückt werden.

Zulassungsrelevanter Bereich
Um eine Gefährdung für Personen oder für die Anlage beim Geräteeinsatz im
zulassungsrelevanten Bereich auszuschließen (z.B. Explosionsschutz):‣ Anhand des Typenschildes überprüfen, ob das bestellte Gerät für den vorgesehenen Gebrauch im zulassungsrelevanten Bereich eingesetzt werden kann.

Warenannahme und Produktidentifizierung
Warenannahme
Bei Warenannahme prüfen:• Bestellcode auf Lieferschein und auf Produktaufkleber identisch?
• Ware unbeschädigt?
• Entsprechen Typenschilddaten den Bestellangaben auf dem Lieferschein?
Wenn eine dieser Bedingungen nicht zutrifft, Vertriebsstelle des Herstellers kontaktieren.

Produktidentifizierung
Folgende Möglichkeiten stehen zur Identifizierung des Geräts zur Verfügung:• Typenschildangaben• Erweiterter Bestellcode (Extended order code) mit Aufschlüsselung der Gerätemerkmale auf dem LieferscheinName und Adresse des Herstellers
Name des Herstellers:Endress+Hauser Wetzer GmbH + Co. KG

Adresse des Herstellers:

Obere Wank 1, D-87484 Nesselwang

Modell/Typ-Referenz:

RN22

KA01449K

Zertifikate und ZulassungenFunktionale Sicherheit

Für das Gerät gültige Zertifikate und Zulassungen: siehe Angaben auf demTypenschild

Das Gerät ist optional in der Ausführung mit SIL erhältlich und für den Einsatz in
Sicherheitseinrichtungen nach IEC 61508 bis SIL 2 (SC 3) einsetzbar.
Für den Einsatz in Schutzeinrichtungen entsprechend der IEC 61508 das
zugehörige Sicherheitshandbuch FY01034K beachten.

Zulassungsrelevante Daten und Dokumente:
www.endress.com/deviceviewer → (Seriennummer eingeben)

MontageMontagebedingungen

2.

1.

3.

AbmessungenBreite (B) x Länge (L) x Höhe (H) (mit Anschlussklemmen): 12,5 mm (0,49 in) x
116 mm (4,57 in) x 107,5 mm (4,23 in)Montageort
Das Gerät ist zur Montage auf 35 mm (1,38 in) Hutschienen nach IEC 60715(TH35) konzipiert.
1.

HINWEIS‣ Für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich sind die Grenzwerte der3.

Zertifikate und Zulassungen einzuhalten.

Wichtige Umgebungsbedingungen2.

Umgebungstemperaturbereich–40 … 60 °C(–40 … 140 °F)

Lagerungstemperatur–40 … 80 °C(–40 … 176 °F)

Schutzart

IP 20Überspannungskategorie

II

Verschmutzungsgrad

2Luftfeuchte

5 … 95 %Einsatzhöhe≤ 2 000 m (6 562 ft)

Isolationsklasse

Class III

1

Montage Tragschienen-Busverbinder 12,5 mm (0,5 in) (oben) sowie Montage auf Hutschiene (unten)

Montage Hutschienengerät
Das Gerät ist in beliebiger Einbaulage (horizontal oder vertikal) ohne seitlichen
Abstand zu benachbarten Geräten auf Hutschiene montierbar. Hierfür ist kein
Werkzeug erforderlich. Zur Endabstützung des Gerätes werden Endhalter (Typ"WEW 35/1" oder gleichwertig) auf der Hutschiene empfohlen.
Bei der Installation mehrerer Geräte nebeneinander ist zu beachten, dassdie maximale Seitenwandtemperatur der einzelnen Geräte von
80 °C (176 °F) nicht überschritten wird. Wenn dies nicht gewährleistet
werden kann, Geräte auf Abstand montieren oder für ausreichende Kühlung sorgen.

Montage Tragschienen-Busverbinder
Bei Einsatz des Tragschienen-Busverbinders zur Spannungsversorgung,diesen VOR der Gerätemontage auf die Hutschiene aufrasten. Hierbei
unbedingt die Aufrastrichtung von Modul und Tragschienen-Busverbinder
beachten: Rastfuß unten und Steckerteil links!

Elektrischer Anschluss
Anschlussbedingungen

Als Anschlusskabel ausschließlich Kupferleitungen mit einer Temperaturspezifikation von min. 75 °C (167 °F) verwenden.

Für den elektrischen Anschluss an Schraub- oder Push-in Anschlussklemmen
wird ein Schlitzschraubendreher benötigt.

Wichtige Anschlussdaten
Leistungsdaten
AWG 24-14
0,25-2,5 mm²1.

AWG 24-14
0,25-2,5 mm²

1.
7 mm (0,28")3.
10 mm (0,39")

1.

2.

2.

0,5-0,6 Nm
5-7 lb In

2Elektrischer Anschluss mittels Schraubklemmen (links) und Push-in Anschlussklemmen (rechts)

Energieversorgung 1)
Versorgungsspannung

24 VDC (-20% / +25%)

Einspeisestrom in den Tragschienen-Busverbindermax. 400 mA

Leistungsaufnahme bei 24 VDC

1-kanalig: ≤ 1,5 W (20 mA) / ≤ 1,6 W (22 mA)
2-kanalig: ≤ 3 W (20 mA) / ≤ 3,2 W (22 mA)
Signaldoppler: ≤ 2,4 W (20 mA) / ≤ 2,5 W (22 mA)

Stromaufnahme bei 24 VDC

1-kanalig: ≤ 0,07 A (20 mA) / ≤ 0,07 A (22 mA)
2-Kanalig: ≤ 0,13 A (20 mA) / ≤ 0,14 A (22 mA)
Signaldoppler: ≤ 0,1 A (20 mA) / ≤ 0,11 A (22 mA)

Verlustleistung bei 24 VDC

1-kanalig: ≤ 1,2 W (20 mA) / ≤ 1,3 W (22 mA)
2-kanalig: ≤ 2,4 W (20 mA) / ≤ 2,5 W (22 mA)
Signaldoppler: ≤ 2,1 W (20 mA) / ≤ 2,2 W (22 mA)

LVORSICHT
Zerstörung von Teilen der Elektronik‣ Gerät nicht unter Betriebsspannung installieren und verdrahten.
HINWEIS
Zerstörung oder Fehlfunktion von Teilen der Elektronik
ESD - Elektrostatische Entladung. Klemmen und HART-Ösen an der Front
vor elektrostatischer Entladung schützen.
‣ Bei HART-Kommunikation wird ein abgeschirmtes Kabel empfohlen.
Erdungskonzept der Anlage beachten.

1)

Die Angaben gelten für folgenden Betriebsfall: Eingang aktiv / Ausgang aktiv / Ausgangslast 0 Ω. Beim Anschluss von externen Spannungen am Ausgang erhöht sichggf. die Verlustleistung im Gerät. Die Verlustleistung im Gerät kann durch denAnschluss einer externen Ausgangsbürde reduziert werden.

‣2Endress+Hauser

KA01449K

Eingangsdaten
Eingangssignalbereich (Unter- / Überbereich)0 … 22 mA

Funktionsbereich Eingangssignal

0/4 … 20 mA

Transmitterspeisespannung≥ 16,5 V / (20 mA)

OutCh1
3.1+24V GND

Ch2
3.2

2.2 1.1 1.2

2.1

Ch1Ch2

Ausgangsdaten
Ausgangssignalbereich (Unter- / Überlastbereich)0 … 22 mA

Funktionsbereich Ausgangssignal

0/4 … 20 mAÜbertragungsverhalten

1:1 zum Eingangssignal

Sprungantwort (10 … 90 %)1 ms

Signaldoppler Ausgang 2: Signalverzögerung
durch HART Filter< 40 msBürde≤ 500 Ω (für den Aktivbetrieb)übertragbare Kommunikationsprotokolle

HART+24V
GND
n.c.
n.c.
n.c.

HART

4.1 4.2 5.1

6.1 6.2 5.2

In
2-W

2-W

4-W

4-W

GenauigkeitenÜbertragungsfehler max. (0 … 20,5 mA)< 0,1 % / vom Messbereichsendwert (<20µA)

Temperaturkoeffizient< 0,01 % /KOut
Ch1

Galvanische Trennung

3.1

Versorgung / Eingang; Versorgung / Ausgang
Eingang / Ausgang; Ausgang / AusgangPrüfspannung: 1 500 VAC 50 Hz, 1 min

Eingang / Eingang

Prüfspannung: 500 VAC 50 Hz, 1 min

Ch23.2

2.1+24V GND
2.2 1.1 1.2

Ch1+24VGND
n.c.
n.c.
n.c.

Ausführliche Technische Daten siehe Betriebsanleitung

HARTVerdrahtung auf einen Blick
4.1 4.2 5.1In
2-W4-W

3Klemmenbelegung: 1- und 2-Kanal Version (oben), Signaldoppler (unten)

An den HART-Anschlussösen können HART-Kommunikatoren angeschlossen werden. Auf eine ausreichende externe Bürde (≥ 230 Ω) im
Ausgangsstromkreis ist zu achten.

Anschluss Versorgungsspannung
Die Spannungsversorgung kann über die Anschlussklemmen 1.1 und 1.2 oderden Tragschienen-Busverbinder erfolgen.
Das Gerät darf nur von einem Netzteil mit energiebegrenztem Stromkreisnach UL/EN/IEC 61010-1, Kap. 9.4 und Anforderungen Tabelle 18,
gespeist werden.

Einspeisung mittels Einspeise- und Fehlermeldemodul
Zur Einspeisung der Versorgungsspannung auf den Tragschienen-Busverbinder
wird das Einspeise- und Fehlermeldemodul RNF22 empfohlen. Mit dieser Option
ist ein Gesamtstrom von 3,75 A möglich.

Einspeisung in den Tragschienen-Busverbinder überAnschlussklemmen
Angereihte Geräte können bis zu einer Gesamtstromaufnahme von 400 mA überdie Anschlussklemmen des Gerätes versorgt werden. Die Verbindung erfolgt

Endress+Hauser

3KA01449K

über den Tragschienen-Busverbinder. Es wird empfohlen, eine 630 mA Sicherung (mittelträge oder träge) vorzuschalten.
HINWEISDie gleichzeitige Einspeisung über Anschlussklemmen und TragschienenBusverbinder ist nicht erlaubt! Der Abgriff von Energie aus dem Tragschienen-Busverbinder zur Weiterleitung ist nicht erlaubt.
‣ Niemals die Versorgungsspannung direkt an den Tragschienen-Busverbinderanschließen!

Anzeige- und Bedienelemente
1
2
34561

Steckbare Schraub- oder Push-in Anschlussklemme
LED grün "On" Spannungsversorgung
Anschlussösen zur HART Kommunikation (Kanal 1)
Anschlussösen zur HART Kommunikation (Kanal 2, Option)
Hutschienen-Clip für Tragschienenmontage
Tragschienen-Busverbinder (optional)

2
Bedienung vor Ort

63
45

4

Hardwareeinstellungen / Konfiguration
Am Gerät sind zur Inbetriebnahme keine manuellen Hardwareeinstellungen vorzunehmen.
Für den Anschluss von 2-/4-Leiter-Messumformern ist die unterschiedliche
Klemmenbelegung zu beachten. Ausgangsseitig erfolgt eine Erkennung desangeschlossenen Systems und eine automatische Umschaltung zwischenaktivem und passivem Betrieb.

Anzeige- und Bedienelemente

Wartung
Für das Gerät sind grundsätzlich keine speziellen Wartungsarbeiten erforderlich.

4Reinigung
Das Gerät kann mit einem sauberen, trockenen Tuch gereinigt werden.

Endress+Hauser