平成17年２月21日
原子力安全対策課（１６−１１８）＜15時30分記者発表＞
高速増殖原型炉もんじゅのナトリウム漏えい対策等に係る工事計画について

このことについて、核燃料サイクル開発機構から下記のとおり連絡を受けた。
県としては、工事計画の実施状況や２月７日の事前了解の際に要請した「もんじゅ」の安全確保対策の強化等の事項に対する核燃料サイクル開発機構の対応について、県の原子力安全専門委員会等において適宜確認していく。

記

高速増殖原型炉もんじゅ（高速増殖原型炉；定格出力28.0万kW）は、平成７年12月８日に発生した２次冷却系ナトリウム漏えい事故のため停止しているが、ナトリウム漏えい対策等に係る工事を平成17年夏頃より約17ヶ月の予定で実施する。
工事としては、２次冷却系温度計の交換・撤去工事、ナトリウム漏えいに対する改善工事、蒸発器ブローダウン性能の改善工事が行われる予定である。
なお、これらの工事のための準備作業等を平成17年３月より実施する予定である。
１．工事概要(1) ２次冷却系温度計の交換・撤去工事（図−１参照）
２次冷却系ナトリウム漏えい事故は、２次冷却系温度計さや管部で流力振動が発生し、高サイクル疲労により破損したことが原因である。
このため、２次冷却系温度計さや管部について、長さを短くし剛性を増すことで流力振動を防止するとともに、テーパ状とすることで応力集中がない形状のものに交換する。また、他で機能が代替可能な温度計については撤去する。
(2) ナトリウム漏えいに対する改善工事（図−２〜図−10参照）
２次系ナトリウム漏えい時において、ナトリウム燃焼等による施設への影響をより一層抑制するため、以下の対策を行う。
・ナトリウム漏えいを早期・確実に検知するため、セルモニタを設置するとともに、ナトリウム抜き取り（ドレン）配管の追加などにより、ドレンに要する時間を短縮し、漏えいの早期終息を図る。
・ナトリウム漏えい時の施設への影響を抑制するため、窒素ガス注入設備の設置、壁・天井への断熱材の設置、換気空調設備の改造などの工事を行う。

‑ 1 ‑・ナトリウム漏えい時の運転員の状況判断を支援するため、２次系の各部屋に監視カメラを設置するとともに、中央制御室にナトリウム漏えいにかかる情報を一括して表示する総合漏えい監視システムを設置する。
(3) 蒸発器ブローダウン性能の改善工事（図−11参照）
蒸発器伝熱管からの水漏えい時に、ナトリウム−水反応による周辺伝熱管への影響をより一層緩和するため、水リークを確実に検出できるよう蒸発器カバーガス圧力計を追加設置するとともに、伝熱管内の水・蒸気のブローダウン（排水）が早期に完了できるよう蒸発器放出弁を追加設置する。

２．工事工程（表−１ 参照）
工事については、平成17年夏頃より約17ヶ月の予定で実施する。その後、工事で改造した設備や新規に設置した設備等の性能・機能確認を行う工事確認試
験を実施する予定である。（一部機器については、工事期間中に実施予定）
工事確認試験完了後は、プラント全体としての健全性確認を行う計画である。
なお、この期間に燃料交換を実施する予定である。

３．その他(1) 設備点検「もんじゅ」は、設備・機器の保安確保のため、年度で計画的に設備点検を実施しており、今年度は平成16年７月５日より約９ヶ月の予定で実施しているが、工事期間中においても引き続き設備点検を実施し、長期停止
設備についても順次点検を実施する予定である。
(2) 安全性総点検にて摘出した設備改善工事等（表−２ 参照）
平成７年のナトリウム漏えい事故後に実施した「もんじゅ」の安全性総点検の結果（平成10年３月）を踏まえ、核燃料サイクル開発機構は、設備や運転手順書、教育訓練等について計画的に改善を図っているが、工事期間中においても、引き続き設備改善工事等を実施する予定である。

＜安全性総点検＞
ナトリウム漏えい事故の原因究明調査で明らかとなった問題点等を踏まえ、旧科学技術庁は、平成８年10月に「もんじゅ安全性総点検チーム」を設置し、施設の設計の妥当性、運転や品質管理に係るマニュアル類の妥当性の検討等を行い、設備、品質保証、運転手順書等についての改善点を摘出し、その結果が平成10年３月に報告書としてまとめられた。

問い合わせ先(担当：山本)
内線2353・直通0776(20)0314‑ 2 ‑表−１平成１６年度「もんじゅ」

平成１７年度

工事

工程

平成１８年度

平成１９年度

1 〜 3 4 〜 6 7 〜 9 10 〜 12 1 〜 3 4 〜 6 7 〜 9 10 〜 12 1 〜 3 4 〜 6 7 〜 9 10 〜 12 1 〜 3▼臨界

準 備 工 事
照明器具の撤去、仮設電源の設置、床、壁の穴あけ工事、扉・ハッチ改造など

性能試験
本

体

工

事

13

２次冷却系温度計の交換・撤去工事、ナトリウム漏えいに対する改善工事、蒸発器ブローダウン性能の改善工事

工事確認試験
セルモニタ機能試験、ドレン系機能試験など

プラント確認試験
１次主冷却系循環ポンプ運転試験、制御棒駆動装置運転試験、燃料交換など

設備点検（適宜実施）

参考資料
事前了解（平成17年２月７日）にあたりサイクル機構に要請した事項

１「もんじゅ」の安全確保対策の強化について（１）福井県もんじゅ安全性調査検討専門委員会が取りまとめた意見の着実な実施と、品質保証活動や保守点検体制の恒常的な充実強化に努めること（２）改造工事等にあたっては、工事を行う企業の品質保証体制を確認するとともに、品質保証活動や安全管理活動等の実施状況を継続的に確認すること（３）安全性総点検において指摘された設備改善工事や運転手順書の見直し等について、着実に実施すること（４）関西電力株式会社美浜発電所３号機の２次系配管破損事故を踏まえ、「もんじゅ」の水・蒸気系配管の肉厚管理計画を策定するとともに、管理対象箇所の測定を行い、初期データを取得すること（５）ナトリウム系配管・設備について、高速実験炉「常陽」の運転・保守実績を分析・評価し、的確な点検計画を策定すること（６）原子力災害対策特別措置法に基づく国の原子力総合防災訓練を「もんじゅ」で実施すること２

広報・理解活動について県および関係市町に工事状況等を適宜報告するとともに、県民、国民への迅
速かつ的確な情報提供等、積極的な情報公開にさらに努力すること
３

地域との共生について（１）安全の確保には、その基礎となる研究開発が現場に近いところで実施されることが重要であるので、高経年化時代を迎える中、貴機構および本年10月に設立する「日本原子力研究開発機構」がその役割を積極的に果たすこと（２）貴機構および日本原子力研究開発機構として、「もんじゅ」の安全確保はもとより、福井地域の研究開発拠点化を確実に進めるための体制を構築し、速やかにその実現を図るとともに、県のエネルギー研究開発拠点化計画に全面的に協力すること（３）地域とのより一層の共生を図るため、県内企業の原子力技術者育成や技術指導、資格取得の支援、原子力技術の移転に努めるとともに県内企業の活用促進を図ること

‑ 3 ‑

参考資料

高速増殖原型炉もんじゅのナトリウム漏えい対策等にかかる工事計画の経緯
平成12年12月８日 … 「もんじゅ」のナトリウム漏えい対策等にかかる工事計画について、核燃料サイクル開発機構は、県および敦賀市に安全協定に基づく「事前了解願い」を提出。
（工事計画）①２次冷却系温度計の交換・撤去、②ナトリウム漏えいに対する改善③蒸発器ブローダウン性能の改善

平成13年６月５日 … 県と敦賀市は原子炉設置変更許可申請について了承。
平成13年６月６日 … サイクル機構は、経済産業省に原子炉設置変更許可を申請。
平成13年６月18日 … 経済産業省原子力安全・保安院は、安全性総点検での指摘に対処し報告すること等を、サイクル機構に通達。
平成13年６月29日 … サイクル機構は、温度計の設計及び工事方法の変更に係る認可申請と、安全性総点検への対応計画を原子力安全・保安院に提出。
平成13年７月27日 … サイクル機構は、｢安全性総点検に係る対処及び報告書(第１回報告)｣について原子力安全・保安院に提出。
平成13年12月11日 … 原子力安全・保安院は、蒸気発生器伝熱管の破損対策に係る事項に関して、サイクル機構に対して設置変更許可申請書に明記するよう通知。
平成13年12月13日 … サイクル機構は、原子炉設置変更許可申請書を一部補正し原子力安全・保安院へ提出。
平成14年４月12日 … サイクル機構は、原子炉設置変更許可申請書添付書類について一部補正し原子力安全・保安院へ提出。
平成14年５月８日 … 原子力安全・保安院は設置許可申請について、原子力委員会、原子力安全委員会へ諮問。
平成14年５月31日 … サイクル機構は、｢安全性総点検に係る対処及び報告書(第１回報告の改訂)｣と｢２次系温度計の設計及び工事の方法の変更に係る認可申請書の補正｣を原子力安全･保安院に提出｡
平成14年６月19日 … サイクル機構は、｢安全性総点検に係る対処及び報告書(第２回報告)について原子力安全･保安院に提出。
平成14年６月28日 … 原子力安全・保安院は、２次冷却系温度計の設計及び工事の方法の変更の認可についてサイクル機構に通知。
平成14年11月１日 … サイクル機構は、原子炉設置変更許可申請書の「工事計画」について一部補正し原子力安全・保安院へ提出。
平成14年11月22日 … サイクル機構は、｢安全性総点検に係る対処及び報告書(第２回報告の改訂)について原子力安全･保安院に提出。
平成14年11月29日 … 原子力安全・保安院は「安全性総点検に係る対処及び報告」の確認内容及び確認結果について公表。
平成14年12月12日 … 原子力安全委員会より経済産業大臣に対して答申。
平成14年12月17日 … 原子力委員会より経済産業大臣に対して答申。
（二次審査終了）
平成14年12月26日 … 経済産業省は、サイクル機構に対し、原子炉設置変更許可。
‑ 4 ‑平成14年12月27日 … サイクル機構は、ナトリウム漏えい対策工事等にかかる「設計及び工事の方法の変更に係る認可申請」を原子力安全･保安院に提出。
平成16年１月30日 … 原子力安全・保安院は、ナトリウム漏えい対策工事等の設計及び工事の方法の変更認可についてサイクル機構に通知。
平成17年２月７日 … 県および敦賀市は、「もんじゅ」のナトリウム漏えい対策等にかかる工事計画について、サイクル開発機構に対し、事前了解。

‑ 5 ‑