FT-施要-第 12002H 号
2023 年 6 月 12 日

区画貫通部防火措置工法「イチジカンパット」
施工要領書

株式会社古河テクノマテリアル

イチジカンパット 施工要領書
FT-施要-第 12002H 号

1. 製品概要
本工法は、電線ケーブル・合成樹脂製可とう電線管(PF・CD 管)などの防火・共住区画壁貫通部を防火措置するためのものです。

2. 性能
2.1 国土交通大臣認定
本工法は、建築基準法第 68 条の 26 第 1 項の規定に基づき、同法施行令第 129 条の 2 の 4
第 1 項第七号ハ「防火区画貫通部 1 時間遮炎性能」の規定に適合するものとして、国土交通大臣認定を取得しています(表-1）。
表-1 国土交通大臣認定適用範囲
項目
国土交通大臣認定番号

仕様
PS060WL-0676-2（-1）

PS060WL-0678

貫通する部位開口部

PS060WL-0694
壁形状

円形面積

0.02 m2 (φ160mm）以下

占積率

PS060WL-0695

54.8％以下

54.8％以下

26.6％以下

54.8％以下

・建築基準法施行令 115 条の ・建築基準法施行令 115 条の2 の 2 第 1 項第 1 号の規定に 2 の 2 第 1 項第 1 号の規定に基づく準耐火構造（60 分）

貫通する部位の構造等

貫通物

壁厚(mm)
ケーブル
PF 管
CD 管
開口補強枠

施工条
件

(鋼製：厚さ 0.25mm 以上)

ダンシール-KP(充てん厚)・建築基準法第 2 条第七号の ・建築基準法第 2 条第七号の重張/軽量鉄骨下地間仕 ・ALC パネル

規定に基づく耐火構造(60 分 規定に基づく耐火構造(60 分（軽量気泡コンクリート）

切壁（※）

において国土交通大臣が認 において国土交通大臣が認定した壁

定した壁（例：鉄筋コンクリート壁、中空（例：鉄筋コンクリート壁、中空壁、ALC 壁）

壁、ALC 壁）426600V 325mm242421006600V 325mm24242606600V 325mm2
2828606600V 325mm24242不要不要

中空壁の場合必須

不要

片側42mm 以上

片側40mm 以上

片側40mm 以上

両側25mm 以上

貫通物用シート
開口壁面用シート基づく準耐火構造（60 分）

・片面強化せっこうボード ・鉄筋コンクリート造

貫通物に 1 週以上巻き付け
必要

必要（※）片壁の詳細については、認定書にて確認してください。

1/15不要不要

イチジカンパット 施工要領書
FT-施要-第 12002H 号

2.2 (一財)日本消防設備安全センター評定(共住区画)
本製品は、「特定共同住宅等の住戸等の床または壁並びに当該住戸等の床、または壁を貫通する配管等およびそれらの貫通部が一体として有すべき耐火性能を定める件」(平成 17 年消防庁告示第 4 号)に規定された耐火性能を有しているものとして、(一財)日本消防設備安全セン
ター評定(評定番号：KK25-007 号)を取得しています(表-2)。
表-2 (一財)日本消防設備安全センター評定(共住区画)の適用範囲
項目

仕様(一財)日本消防設備安全センター評定番号

KK25-007 号

適用部位

壁開口部

形状

円形

寸法

φ160mm 以下

貫通する部位の構造等

構造

壁厚

鉄筋コンクリート

100mm 以上

ALC パネル

100mm 以上

注：共住区画に適用の場合は、（一財）日本消防設備安全センター評定（共住区画）の適用範囲に従ってください。

3. 標準施工図
本工法の標準施工図を図-1～図 5 に示します。

4. 使用部材本工法で使用する部材の品番および構成材料を表-3～表-6 に示します。各部材の仕様の詳細は、それぞれの仕様書を参照してください。
表-3 ダンシール-KP の品番および仕様
仕様
品番
製品寸法 (mm)

質量(kg/袋)長さ 350×幅 100×厚さ 300.5

KP-3KG
KP-5KG
KP-10KG

2/15イチジカンパット 施工要領書
FT-施要-第 12002H 号

表-4 貫通物用ロクマルシートの品番および構成材料
品番IB30

構成材料（※2）
ロクマルシート

結束バンド

工法表示ラベル1巻(幅 30 ㎜×長さ 2ｍ)

長さ 400 ㎜×6 本

33 枚（※1）

販売単位
1巻（※1) イチジカンパット用の工法表示ラベルとなります。
（※2）取扱説明書が付属します。

表-5 開口壁面用ロクマルシートの品番および構成材料
構成材料
品番

適用開口径(㎜）

寸法(mm)
IS100

φ80 以下IS130

φ110 以下

IS180

φ160 以下

販売単位

ロクマルシート
100×100
切込あり

130×130
切込あり

180×180
切込あり

数量(枚)
101袋

101袋

101袋

表-6 鋼製電線管用ロクマルシートの品番および構成材料
品番

鋼製電線管サイズ(C・E・G 管含む)

IB60

構成材料（※3）

販売単位(巻)

ロクマルシート（※2）

結束バンド

工法表示ラベル(枚)

幅 60 ㎜×長さ 2.0ｍ

長さ 400 ㎜×26 本

221

幅 60 ㎜×長さ 2.5ｍ

長さ 400 ㎜×33 本

281

幅 100 ㎜×長さ 2.0ｍ

長さ 650 ㎜×14 本

101

幅 100 ㎜×長さ 2.4ｍ

長さ 650 ㎜×16 本

121

幅 130 ㎜×長さ 2.0ｍ

長さ 900 ㎜×8 本

61

幅 130 ㎜×長さ 2.3ｍ

長さ 900 ㎜×10 本

71

（※1）

16～39ＩＢ60L
IB10042～75
IB100L
IB13082～104
IB130L（※1) イチジカンパイプ用の工法表示ラベルとなります。
（※2）上記のロクマルシートは、「イチジカンパット工法」(貫通物用シート又は開口壁面用シート)としてもご使用頂けます。
（※3）取扱説明書が付属します。

3/15

イチジカンパット 施工要領書
FT-施要-第 12002H 号

5.施工手順
本製品の施工手順を以下に示します。
1 施工前の確認
開口部の開口面積、壁の構造などが認定条件に適していることを確鋼製開口枠認してください。適用開口寸法はφ160 ㎜以下です。

φ160 ㎜以下

注意
中空間仕切壁に片側から施工する場合、必ず鋼製開口枠（板厚≧0.25㎜）を設置してください。
2 軽量耐火パテ(ダンシール-KP)の充てん
充てん①
貫通物の谷間ダンシール-KP（※）を、開口と貫通物の隙間に右図の充てん要領①～③に従って規定の充てん処置長以上しっかりと充てんしてください（パテ充てん量は下表を参考にしてください）。
パテ充てん量（g/箇所）
中空間仕切壁適用躯体

RC・ALC 壁

パテ片側
充てん

充てん処置長（㎜）

片側 40

片側 40

開口
径（㎜）

パテ両側
充てん
片側 25 ず
つ片壁

充てん②
貫通物下側

充てん③
貫通物側面および上側42

φ507011080

φ75200280210

φ100410570440φ125660790700

φ1508901260940◎上記充てん量は、占積率 15％前後での目安量です。

(※）ダンシール-ＫＰラインナップ
品番

販売単位

ＫＰ-3ＫＧ

1 箱（500ｇ袋品×6 袋）

ＫＰ-5ＫＧ

1 箱（500ｇ袋品×10 袋）

ＫＰ-10ＫＧ

1 箱（500ｇ袋品×20 袋）

中空間仕切壁（パテ両側充てん）

中空間仕切壁（パテ片側充てん）

ＲＣ・ＡＬＣ壁（パテ片側充てん）

片壁（パテ片側充てん）注意
認定工法外となるため、開口内にダンシール-KP 以外のパテを絶対に充てんしないでください。

4/15

イチジカンパット 施工要領書
FT-施要-第 12002H 号

3 貫通物へのシート巻付け
パテ充てん面にロクマルシート IB30 の片側を合わせ、貫通物に 1 周

巻付け①シートの黒い面を内側にして巻いてください

以上、隙間が生じないようにしっかりと巻付けた後、附属の結束バンド

ロクマルシートIB30（※）

で固定してください（シート巻付け量は下表を参考にしてください）。
開口径（㎜）

ロクマルシート IB30 巻付け量（㎜/箇所）

φ5071

φ7595

φ100132

φ125156

φ150192

巻付け②シート巻付け後、附属の結束バンドで固定してください◎上記巻付け量は、占積率 15％前後での目安量です。

注意（※）不足した場合、別途、市販の針金（φ0.4 ㎜以上）をご準備ください。

中空間仕切壁（パテ両側充てん）
シート巻付け施工例◆手順 4 以降につきましては認・評定別に施工方法が異なります。下記に従ってください。
認・評定番号（適用躯体）

施工手順

ＰＳ060ＷＬ-0695（防火区画中空間仕切壁：パテ両側充てんの場合）
ＰＳ060ＷＬ-0694（防火区画中空間仕切壁：パテ片側充てんの場合）
ＰＳ060ＷＬ-0694（防火区画ＲＣ・ＡＬＣ壁：占積率 26.6％以下の場合）
ＰＳ060ＷＬ-0678（防火区画ＲＣ・ＡＬＣ壁：占積率 26.6％を越える場合）
ＫＫ25-007（共住区画ＲＣ・ＡＬＣ壁の場合）
ＰＳ060ＷＬ-0676-2（-1）（防火区画片壁の場合）

5/15

施工手順 5 へ移動

施工手順 4 へ移動

イチジカンパット 施工要領書
FT-施要-第 12002H 号

4 開口部壁面へのシート取付け
下表の通り施工を行ってください。
適用躯体

壁厚（㎜）
占積率(％)

中空間仕切壁
両側施工
片側施工
60 以上
54.8 以下
26.6 以下

RC・ALC 壁
60 以上
26.6 以下

100 以上54.8 以下

42 以上
54.8 以下取付ける

取付けない（※）

開口部
壁面
シート
取付

片壁

（別売の開口部壁面用ロクマルシート（※）を取付けてください）

ＫＫ25-007 号
施工対象

備考

シート取付け方法

ロール形状（ＩＢ60/100/130/60Ｌ/100Ｌ/130Ｌ）

貫通物シート巻付け側の開口部壁面に、開口径＋20 ㎜以上の長さシート固定（※）に切断したロクマルシート IB60/100/130、60Ｌ/100Ｌ/130Ｌ

又は、開口サイズに合わせてカット済みのロクマルシート IS100/130/180（※）の中央に貫通物の布設形状に合わせて切れ込みを入れた後、図のように開口の縁から 10 ㎜以上重ね合わせて貼付け、ビス（M4 以上推奨）あるいはタッカー等で固定してください。

プレート形状（ＩＳ100/130/180）（※）開口部壁面防火措置用ロクマルシートラインナップ
開口部壁面防火措置用ロクマルシート
形状
ロール

プレート

品番
IB60/60L
IB100/100L
IB130/130L
IS100
IS130IS180

製品寸法
幅 60 ㎜×長さ 2ｍ/長さ 2.5ｍ
幅 100 ㎜×長さ 2ｍ/長さ 2.4ｍ
幅 130 ㎜×長さ 2ｍ/長さ 2.3ｍ
縦 100 ㎜×横 100 ㎜
縦 130 ㎜×横 130 ㎜
縦 180 ㎜×横 180 ㎜

5 施工完了シートの巻付け、固定状況を確認し、隙間の生じないように整えた後、附属の工法表示ラベルを開口付近の見える位置に貼り付けて施工完了です。
本工法の標準施工図を図 1～5 に示します。

6/15

梱包数
1巻
1巻
1巻
10 枚
10 枚
10 枚
中空壁
施工例

適用開口径(㎜)φ40 以下φ80 以下φ110 以下
φ80 以下φ110 以下
φ160 以下

切断長さ（㎜）
開口径＋20 以上

ＲＣ・ＡＬＣ壁/片壁
施工例

切断不要

イチジカンパット 施工要領書
FT-施要-第 12002H 号

6. 注意事項
・

取扱説明書やカタログ・施工要領書などに記載された認定条件をよくお読みのうえ、正しく施工してください。

・

施工にあたっては、保護手袋および保護めがね等を必ず着用してください。

・

防水、撥水の必要がある箇所については、別途防水・撥水処理を行ってください。

・ケーブルの支持機能はありませんので、貫通部の前後で別途、確実に行ってください。支
持固定が不十分の場合、シートのずれ・脱落・隙間が生じる恐れがあります。

・

コアドリルを用いる際、開口寸法以下のサイズを選定してください。開口部は最低 100 ㎜の離隔距離を取ってください。

・

結束バンドが不足した場合、別途、市販の針金（φ0.4 ㎜以上）をご準備ください。尚、樹脂製の結束バンドでは、絶対に固定しないでください。

・余ったロクマルシートは、必ず梱包袋に入れて保管してください。

・

合成樹脂製可とう電線管内に通線する電線・ケーブル等については、内線規程に従ってください。

・一度ラベルを請求後、余ったロクマルシートで別施工した際の再請求につきましては、恐れ入りますが、弊社まで工法表示ラベル請求書をご請求頂くか、ホームページでも申請対応しております。

・

認定工法外となるため、開口内にダンシール-KP 以外のパテを絶対に充てんしないでください。

・RC（鉄筋コンクリート）に壁シートを取付ける場合、必ずドリルで下穴をあけ、ビス（M4 以上推奨）で固定してください。

・

共住区画施工後は、（一財）日本消防設備安全センターの規定により、消防評定プレートを貼り付ける必要があります。

・

本工法は、床への適用はできません。

・

廃棄する場合、分類は「リサイクルまたは産業廃棄物」となります。また、産業廃棄物として処分する場合、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」に従ってください。

7/15

イチジカンパット 施工要領書
FT-施要-第 12002H 号

7. 安全に関するご注意
ご使用の前に必ず、この「安全に関するご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

警告注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

◆ 図記号の意味は、次のとおりになっています。

注意 ：気をつける必要があることを表しています。

禁止 ：してはいけないことを表しています。

指示 ：しなければならないことを表しています。

床大開口部施工後は踏み抜きに注意してください。貫通部防火措置部の上に乗ったり重量物を置かないでください。
子供・幼児の手の届くところに材料部材を置かないでください。
単心の電力ケーブルが貫通する場合は周囲に鉄系の金具を配置しないでください。
最大開口面積または直径以下で施工してください。

警告

ケーブル等の貫通物種類および貫通物占積率は取扱説明書および認定書・評定書に従ってください。
取扱説明書または認定書・評定書に従って施工してください。
貫通部防火措置部の仕上がり時は隙間のできないように施工してください。
液体状のものを扱う場合は保護めがねを着用してください。
繊維状または粉状のものを扱う場合はマスクおよび保護めがねを着用してください。
床または壁貫通部の近傍に可燃物を置かないでください。
耐熱シール材等のパテを扱う際は保護具を着用してください。
金具を扱う場合は保護具を着用してください。
特殊な環境下で使用される場合は事前に相談ください。

注意

材料は貫通部以外の部分に使用しないでください。
防水性が要求される場合は別途施工してください。
ケーブルまたは配管類の支持機能はありません。別途固定支持してください。
施工完了後は工法表示ラベルを表示してください。再施工時も工法表示ラベルを更新してください。

8/15

イチジカンパット 施工要領書
FT-施要-第 12002H 号

8. 免責事項（１）

防火区画貫通部防火措置が認定または評定通りの耐火性能を得るためには、施工品質が大変重要になります。これらを施工するにあたり、認定・評定条件、施工方法をよくご理解いただき、施工者および建物管理者の責任において施工および維持管理していただきますようお願い致します。

（２）

以下のような場合において問題が生じた場合、当社として責任を負いかねますのでご了承ください。
①

認定・評定条件以外の施工を行った場合（個別の取り決めに依る仕様は除く）②

弊社指定以外の材料を使用した場合③

本来の使用目的以外に使用した場合④

再通線、改修工事などにおいて、不適切な施工により問題が生じた場合⑤「安全に関するご注意」を守らなかった場合⑥

適切な維持・管理が行われていない場合⑦

通常の経年変化（使用に伴う消耗、磨耗など）や経年劣化、またはこれらに伴うほこりによる仕上がりの変化の場合⑧

周辺環境に起因する場合（例えば、酸性・アルカリ性のガス、異常な高温・低温・多湿、結露など）⑨

躯体の変形など、製品以外の不具合に起因する場合⑩

犬、猫、鳥、鼠、蛇などの小動物・昆虫やツルや根などの植物に起因する場合⑪

犯罪、いたずらなどの不法な行為に起因する場合⑫

戦争・紛争・天災その他の不可抗力による場合（例えば、暴風、豪雨、高潮、地震、落雷、洪水、地盤沈下、など）⑬

実用化されている技術では予測不可能な現象、またはこれが原因による場合

9. その他
本施工要領書記載の内容は、製品改良などのため、お断りなく変更する場合がありますのでご了承ください。

以上

9/15

イチジカンパット 施工要領書
FT-施要-第 12002H 号

図-1 PS060WL-0695 工法（中空間仕切壁）標準施工図

10/15

イチジカンパット 施工要領書
FT-施要-第 12002H 号

図-2PS060WL-0694 工法（中空間仕切壁）標準施工図

11/15

イチジカンパット 施工要領書
FT-施要-第 12002H 号

図-3 PS060WL-0694 工法（RC・ALC 壁）標準施工図

12/15

イチジカンパット 施工要領書
FT-施要-第 12002H 号

図-4-1

PS060WL-0678 工法（RC・ALC 壁）標準施工図

13/15

イチジカンパット 施工要領書
FT-施要-第 12002H 号

図-4-2

KK25-007 号工法（共住区画 RC・ALC 壁）標準施工図

14/15

イチジカンパット 施工要領書
FT-施要-第 12002H 号

図-5

PS060WL-0676-2 工法（片壁）標準施工図

15/15