製品紹介

JEC 規格に準拠した海外メーカ製ステーションポストがいしの開発とそれを適用した断路器

製品紹介
■ 大山

JEC 規格に準拠した海外メーカ製ステーションポストがいしの開発とそれを適用した断路器

友幸

Tomoyuki Ooyama

1■ 松本崇志

Takashi Matsumoto■ 清水俊博■ 梶田

Toshihiro Shimizu

聡Satoshi Kajita■ 永田清志Kiyoshi Nagata

磁器の色は規定のとおり，指定がないときは白もしくははじめにライトグレー（高強度タイプ）とする。

東光高岳は断路器メーカとして数多くの製品をお客さまに納入してきている。その断路器に用いるがいしは，

2.2

POINSA 製 SP がいしの JEC 規格形式検査

主に国内がいしメーカから調達していたが，大手がいしPOINSA は JEC 規格適合の各種 SP がいしの開発にメーカの縮小や価格高騰という環境変化が進んでいる。

当たって，JEC-5208：2022 規定の形式検査を実施しそのような状況においても安定して断路器をお客さまへている。検査項目は表 1 に示すとおりで，SP がいし 1お届けするために，日本で初めてとなる海外メーカ製種類につき 3 個の供試品で検査を実施しており，これJEC-5208：2022 準拠の中実ステーションポストがいまでの開発品において製品として問題のないことを確認し（以下，SP がいし）を適用した気中断路器の製品化している。なお当社は，書類審査および現地工場での実を目指している。

地審査・立会検査（2024 年 3 月実施）を通じて，同社

この取り組みは，スペイン・バレンシアにあるがいの社内規格・品質管理状況などを審査し，同社の品質水しメーカ PORCELANAS INDUSTRIALES S.A.（以下，準が適正であることも確認している。SP がいし形式検POINSA）との共同で 2021 年 4 月から開始したもので査における試験方法および状況を以下に示す。

ある。現在は，POINSA と東光高岳とが共に協力し合いながら，POINSA の工場にて，断路器ユーザからの需要が高い種類の JEC 規格 SP がいしの開発を行い，順表 1 JEC-5208：2022 検査項目
検査項目

次試作と規格に基づく形式検査を進めている。
東光高岳は，この SP がいしを適用した気中断路器でJEC-2390：2013 / JEC-2310：2014 形式試験を実施し，2025 年夏頃を目途に，日本初となる同製品の販売開始を目指している。本稿では，POINSA 製 SP がいしの概要と，JEC 規格に基づく形式検査の実施状況について紹介する。

22.1

外観構

造

表面漏れ距離商用周波注水耐電圧
雷インパルス耐電圧

図解 No.
図2
図3
図4

引張破壊荷重曲げ破壊荷重図5

ねじり破壊荷重

POINSA 製 SP がいし
POINSA との JEC 規格 SP がいし開発の取り組み

冷熱

図6

吸湿

図7

亜鉛めっき

図8

POINSA は主に IEC・ANSI 規格のがいし・がい管をスペイン国内外に向けて生産・販売しているが，JEC（1） 外観試験規格の SP がいし製作は今回が初めての取り組みである。

供試品磁器部のボロ・色ボツ・ハゲ・クッツキ・カケ

POINSA 製 JEC 規格 SP がいしの一例を図 1 に示す。

および小穴が規格許容限度を超えないこと，また，磁器部以外については，ひび・割れ，その他使用上有害な欠点がないことを確認する。
（2） 構造試験
供試品の構造・寸法が規定に適合していることを確認

磁器部

A がいし キャップする。試験状況を図 2 に示す。
（3） 表面漏れ距離試験
SP がいしの絶縁部である磁器部の外表面に沿った最POINSA ロゴマーク
図146

POINSA 製 JEC 規格 SP がいし：SP-1150A
東光高岳技報 No.11 2024

短距離を測定し，その沿面距離が規定に適合していることを確認する。測定方法は図 3 に示すように，供試品の磁器部沿面に採寸用のテープを貼り付け，同テープのJEC 規格に準拠した海外メーカ製ステーションポストがいしの開発とそれを適用した断路器

製品紹介

管理
管理タグ
タグ
注水器

供試品
寸法測定

供試品の管理
測定器

測定器

計量器
（水量計測）

測定器

供試品
金具

金具
金具平行度測定金具

図4

フラフラッッシオーバ

注水状態の確認

商用周波注水耐電圧・雷インパルス耐電圧試験

上下上下金具
金具のの中心
中心線の振れ線の振れ測定
測定
図2

構造試験

テープ

テープ

供試品・テープ

破壊箇所

メジャー

図 3 表面漏れ距離試験（a）

曲げ
曲げ破壊荷重試験
破壊荷重試験

長さを測定する。

引張荷重方向引張荷重方向（4） 商用周波注水耐電圧・雷インパルス耐電圧試験
商用周波注水耐電圧試験は，規定の注水条件に従って供試品全体に注水しながら，規定の電圧を 1 分間印加し，フラッシオーバ発生の有無を確認する。
（b）

雷インパルス耐電圧試験は，50％フラッシオーバ電圧による方法で正極・負極それぞれを実施し耐電圧性能

引張破壊荷重試験

図 5 破壊荷重試験を確認する。なお，同電圧値は昇降法により決定している。試験状況を図 4 に示す。

供試品

（5） 破壊荷重試験

冷水槽

熱湯槽

それぞれの供試器に引張・曲げ・ねじり荷重をかけ，供試品を破壊に至らせ，SP がいしの強度を確認する。
曲げおよび引張破壊荷重試験の状況を図 5 に示す。供試器の頭頂部にかけた曲げ荷重に対して，すべての供試

温度管理
浸漬状態

水槽および供試品
水槽および供試品
図 6 冷熱試験品において，破壊箇所およびその起点は磁器部の最下端・フランジ端面であった。このことから POINSA 製SP がいし，その磁器部は良質であることが分かる。
（6） 冷熱試験
供試品の全身を規定の方法・水温・時間で熱湯・冷水それぞれの水槽に浸す。浸漬後，供試品に損傷がないことを確認する。冷熱試験の状況を図 6 に示す。
（7） 吸湿試験
供試品の磁器部を破壊し採取した破片を試料とし，規試 料試験液に浸漬 染込み有無確認
図 7 吸湿試験定の試験液・方法によって試料を試験液中に浸す。その膜厚測定器

後試料を破砕し，その破砕面について試験液染み込みの有無を確認する。吸湿試験の状況を図 7 に示す。なお，

金具：亜鉛めっき部

試料は（5）破壊荷重試験後の供試品から採取している。
（8） 亜鉛めっき試験
供試品の金属（キャップ・フランジ）の亜鉛めっきに対して行う。試験状況を図 8 に示す。

図8亜鉛めっき試験

東光高岳技報 No.11 2024

47

製品紹介

33.1

JEC 規格に準拠した海外メーカ製ステーションポストがいしの開発とそれを適用した断路器

POINSA 製 SP がいし適用断路器

耐震性能の試験では耐震強度の確認を実加振試験にて行った。JEAG 5003-2019 注 1）設計地震力波形“2 倍レベル”（ZPA：水平 10 m/s²，鉛直 7 m/s²）を供試器に断路器の形式試験POINSA で実施の形式検査に合格した SP がいしを入力し，断路器および SP がいしともに破損がないこと適用した断路器について，当社小山事業所にて JEC 規を確認した。図 10（1） に実加振試験で用いた入力波形

格 の JEC-2390：2013 開 閉 装 置 一 般 要 求 事 項，JEC-を示す。

2310：2014 交流断路器および接地開閉器の形式試験を

なお，供試器は現行標準器 72/84 kV THR5 形水平二実施した。現行標準器 72/84 kV THR5 形水平二点切断点切断路器および新形器 72/84 kV THS5 形水平二点切路器および THB7 形水平中心一点切断路器ならびに新断路器を用いた。図 11 に耐震試験状況を示す。

形器 72/84 kV THS5 形水平二点切断路器を供試器として用いて試験を実施し，規格を満足することを確認した。供試器を図 9 に示す。
なお，新形器 THS5 形水平二点切断路器の詳細は，本誌別稿の技術紹介「電力設備の保守・保全に貢献する72/84 kV 新形水平二点切断路器の開発」をご参照いた
だきたい。

上記 JEC 規格の参考試験のうち，上記供試器にて耐用性能検証連続開閉試験および耐震性能の試験を実施した。
耐用性能検証連続開閉試験では，電動操作で 10,000回の連続開閉試験を実施し，断路器および SP がいしともに破損がないことを確認した。

）

断路器の参考試験
応答加速度（3.2（a）模擬地震動波形

振動数（）（b） 加速度応答スペクトル波形

導電部

図 10 加振テーブル入力波形（参考文献（1） 80 頁第 3-2-5 図より引用）

POINSA 製
SP がいし(SPSP-1150A1150A))
ベース部

架台

（a）

標準器

新形器

72/84kV

72/84kV
THS5 形

THR5 形

現行標準 72/84kV THR5 形水平二点切断路器
導電部
POINSA 製SP がいし(SP(SP-1150A)

ベース部架台（b）

新形 72/84kV THS5 形水平二点切断路器
図948

開閉試験

東光高岳技報 No.11 2024

加振テーブル
図 114実加振試験（試験場所：（株）日本海洋科学）

今後の予定

断路器で使用される JEC 規格 SP がいしについて，多種ある中から特に需要の高いものを優先して POINSAと共同開発，製品化を進めており，2024 年度上半期
時 点 で 開 発 完 了 し た も の は，SP-650A・SP-850A・
SP-950A・SP-1150A・SPS-1150A・SPY-850B・SPY-JEC 規格に準拠した海外メーカ製ステーションポストがいしの開発とそれを適用した断路器

950B・SPSY-1150B・SPSY-1150C の 9 種類である。今後は，お客さまニーズを踏まえた上で，合理的に開発する SP がいしの種類を選定し，製品化を推進していく。
また，合わせて POINSA 製 SP がいしを適用した断路器のラインナップ拡大にも取り組んでいく。
■参考文献（1） JEAG 5003-2019「変電所等における電気設備の耐震設計指針」一般社団法人日本電気協会発変電専門部会（令和 2 年 1 月 20 日第 4 版発行）
■語句説明
注 1） J EAG：電気技術指針（Japan Electric AssociationGuide）の略。JEAG 5003-2019 は「変電所等における電気設備の耐震設計」指針であり，変電所等において地震被害により電力の供給に重大な支障をきたさないようにまとめられた設計指針である。

大山友幸

 力プラント事業本部
電第一設計部 断路器設計グループ

松本所属

聡

 力プラント事業本部
電第二製造部 断路器製造グループ

永田所属

俊博

 力プラント事業本部
電第一設計部 断路器設計グループ

梶田所属

崇志

 力プラント事業本部
電第一設計部 断路器設計グループ

清水製品紹介所属

清志

 力プラント事業本部電第二製造部 所属■ POINSA の紹介
設

立：1978 年

所 在 地：スペイン／バレンシア州
主要製品：磁器がいし・磁器がい管，

ポリマーがいし・ポリマーがい管
主な取引先：ス ペ イ ン を 中 心 と し た 欧 州 諸 国 企 業 のABB やアルストムなどに生産品の 75% を輸出している。
ホームページ：https://poinsa.com/

2024 年 3 月，現地工場での実地審査・立会試験で訪問

東光高岳技報 No.11 2024

49