空調工具

マニホールド AD･AF
取扱説明書【ご使用前に必ず本取扱説明書をお読みください。】

マニホールド
安全にご使用いただくために安全上のご注意

このたびは、マニホールド AD･AF をお買い上げいただきましてありがとうございます。
● この取扱説明書は、お使いになる方に必ずお渡しください。
● ご使用前に必ず本書を最後までよく読み、確実に理解してください。
● 適切な取扱いで本機の性能を十分発揮させ、安全な作業をしてください。
● 本書は、お使いになる方がいつでも取り出せるところに大切に保管してください。
● 本機を用途以外の目的で使わないでください。
● 商品が届きましたら、ただちに次の項目を確認してください。
・ ご注文の商品の仕様と違いはないか。
・ 輸送中の事故等で破損、変形していないか。
・ 付属品等に不足はないか。
万一不具合が発見された場合は、至急お買い上げの販売店、または当社営業所にお申し付けください。
（本書記載内容は、改良のため予告なしに変更することがあります。）

警告表示の分類
本書および本機に使用している警告表示は、次の 2 つのレベルに分類されます。

警告

誤った取扱をすると使用者、第三者が死亡又は重症を負う可能性が想定されることを表しています。

注意

誤った取扱をすると使用者、第三者が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定されることを表しています。

尚、注意に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。
いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

目次

安全上のご注意.................................

22 バルブマニホールド........................

4

フロンガス充填 ( ホース 3 本時 )................ 7
フロンガス充填 ( ホース 4 本時 )................ 8

ボールバルブ式マニホールド AD................ 4
各部の名称.................................................. 4仕様・別販売品........................................... 4

マニホールド AF................................... 5
各部の名称.................................................... 5仕様・別販売品............................................ 54 バルブマニホールド........................

9マニホールド AF......................................... 9各部の名称 ................................................ 9仕様..................................................... 9使用方法................................................. 10運転圧力の測定.......................................... 10使用方法................................................. 6真空引き作業.............................................. 10運転圧力の測定............................................ 6フロンガス充填.......................................... 10真空引き作業 ( ホース 3 本時 ).................... 61真空引き作業 ( ホース 4 本時 ).................... 7ゲージの 0 点調整.............................. 11

MANIFOLD安全上のご注意● 作業要所での詳しい注意事項は、この後の各章で記載します。

安全上のご注意● ここでは、本機を使用するにあたり注意していただきたい、一般的な注意事項を示します。

警告◆ 作業をする場所は、換気のよい場所で行ってください。
換気の悪い場所で、万一ガス漏れがありますと酸欠で窒息する恐れがあります。

◆ フルオロカーボンが燃焼するとホスゲンという猛毒が発生し、そのガスを吸い込むと大変危険です。
火気を絶対に近づけず、換気のよい場所で作業してください。

◆ 作業中の火気、たばこは厳禁。
たばこを吸っている時にフロンガスが漏れていると、たばこの火でホスゲンが発生し、吸引する恐れがあります。

◆ 修理技術者以外は絶対に分解しないでください。
改造は絶対に行わないでください。
異常な動作の原因となり、ケガや故障の原因となります。

◆ 作業中は、必ず保護メガネ、ゴム ( 皮 ) 手袋を着用してください。
フルオロカーボンが目に入ったり皮膚に触れると、凍傷になったり失明する恐れがあります。

◆ ホース内に、液状フルオロカーボンを満杯にした状態で両端をバルブ等で閉めないでください。
◆ 40℃以上になる場所で運転したり、保管しないでください。
気温の上昇によって、液状フルオロカーボンが膨張しホースが破裂する恐れがあります。

2

マニホールド注意
安全上のご注意◆ 本工具を担当者以外に操作させないよう管理してください。
◆ 結果の予測ができない、または、確信がもてない取扱いはしないでください。
◆ 本工具を使用目的以外の用途には使用しないでください。
本工具は、フルオロカーボンの充填および圧力を測定するための工具です。

◆ 本工具に負担のかかる無理な使用はしないでください。
負担のかかる無理な作業は、工具の損傷を招くばかりでなく、事故の原因にもなります。

◆ 作業台や作業場所は整理整頓し、いつもきれいな状態で十分な明るさを保ってください。
作業環境が悪いと事故の原因となります。

◆ 疲労・飲酒・薬物等の影響で作業に集中できないときは、操作しないでください。
◆ 本工具を使用しないときは、乾燥した場所で子供の手が届かない、または鍵のかかる場所に保管してください。
◆ 本取扱説明書、および当社カタログに記載されている指定の付属品やアタッチメント以外は使用しないでください。
指定以外の付属品やアタッチメントを使用すると事故や故障の原因となります。

◆ 本工具を落としたりぶつけた場合は、ただちに破損・亀裂・変形等がないか点検してください。
破損、亀裂、変形等がある状態で作業を行うと、ケガや事故の原因となる場合があります。

◆ 各部に変形・腐食等がないか、常に日常点検を行ってください。
◆ 本工具の異常 ( 異臭・振動・異常音 ) に気づいたときは、ただちに停止してください。
むやみに分解せず点検や修理を依頼してください。
修理はお買い上げの販売店、または当社支店・営業所にお申しつけください。

◆ ホースを取り外す際は、フロンガスの噴出に注意してください。
マニホールドやホース内に、液状フロンが充満している状態でホースを外すと、フロンガスが噴出し大変危険です。取り外す際は、十分注意してフロンが無いことを確認して取り外してください。

3

MANIFOLD
2 バルブマニホールド
ボールバルブ式マニホールド AD
各部の名称フック
製品の構成

低圧ゲージ
高圧ゲージ
低圧側バルブサイトグラス

真空ポート
低圧ポート

高圧側バルブ中央ポート（真空・充填）高圧ポート仕様※ 1 本体のみの場合は、ホースおよびケースは付きません。
品

名ボールバルブ式マニホールド AD キット

対応冷媒

R12/R22/R502

コード No.

AI110C

本体のみ（※ 1）

AI180C

R407C/R404A/
R507A/R134a
AI112CAI152

AI182CR410A/R32
AI114C

AI156

サイトグラス

AI184C

AI153○

ゲージ径 (mm)

φ 80

ポート（吋）

1/4・1/4・1/4

5/16・5/16・5/16

圧力表示 (MPa)-0.1 ～ 3.5（高圧）-0.1 ～ 2.5（低圧）-0.1 ～ 5.5（高圧）-0.1 ～ 3.5（低圧）ホース長 (cm) × 3 本92

152

92

ケース152

92

152

○

別販売品
R32/R410A

R12/R22/R502/R407C/R404A/R507A/R134a

コード No.

商品名

コード No.

商品名

Y21505

5/16" プラスⅡホース 152cm 黄Y21060

1/4" プラスⅡホース 152cm 黄Y93827

5/16" ボールバルブ 45°雄×雌Y93843

1/4" ボールバルブ 45°雄×雌4

マニホールド
マニホールド AF
各部の名称
フック

製品の構成

低圧ゲージ

高圧ゲージ

低圧側バルブサイトグラス
真空ポート

高圧側バルブ

使用方法

低圧ポート
高圧ポート
中央ポート（真空・充填）仕様※ 1 本体のみの場合は、ホースおよびケースは付きません。
品名マニホールド AF キット

対応冷媒

R12/R22/R502

R407C/R404A/
R507A/R134a

コード No.

AI101CAI103C

本体のみ（※ 1）

AI171CAI149

AI173CR410A/R32
AI105C

AI123

サイトグラス○

ゲージ径 (mm)φ 80

AI175C

AI150

ポート（吋）

1/4・1/4・1/4

5/16・5/16・5/16

圧力表示 (MPa)-0.1 ～ 3.5（高圧）-0.1 ～ 2.5（低圧）-0.1 ～ 5.5（高圧）-0.1 ～ 3.5（低圧）ホース長 (cm) × 3 本92

15292

ケース15292

152

○別販売品
R32/R410A

5

R12/R22/R502/R407C/R404A/R507A/R134a

コード No.

商品名

コード No.

商品名

Y21505

5/16" プラスⅡホース 152cm 黄Y21060

1/4" プラスⅡホース 152cm 黄Y93827

5/16" ボールバルブ 45°雄×雌Y93843

1/4" ボールバルブ 45°雄×雌MANIFOLD
使用方法※マニホールドのイラストは、AF タイプを掲載していますが、ボールバルブ式の AD タイプも操作方法はAF タイプと同じです。

運転圧力の測定

マニホールドAF① ゲージの指針が 0 を指していることを確認 指針してください。0 を指していない場合は、0 点調整が必要です。 （11 ページ参照）

高圧側
バルブ

② マニホールドの高圧側・低圧側バルブを閉じます。
③ 各ホースを機器に接続します。
※ 45°ナット（ムシ押し）側を機器に接続してください。
※機器に低圧ポートしかない場合は、低圧側のみ接続してください。

高圧側

ホース赤

低圧側
バルブ

ホース青

低圧側

機器

45°ナット側

真空引き作業 ( ホース 3 本時 )② マニホールド高圧用ホース（赤）と低圧用ホース（青）を機器側のサービスポートに接続してください。
③ マニホールド中央ポートのホース（黄・45°ナット）を真空ポンプの吸入口に接続します。
※真空引き作業後のホース付替えによる空気混入を防止するため、中央ポートに接続したホースの先端（45°ナット側）にあらかじめ『ボールバルブ（別販売品）』を取付けておくことをお勧めします。
④ マニホールドの高圧側・低圧側バルブを開きます。
⑤ 真空ポンプを運転します。
※真空引き時間は、各機器メーカーのサービスマニュアルを参照してください。

使用方法① 機器に圧力がかかっていないことを確認します。機器側のサービスバルブを全開にしてください。
マニホールドAF
低圧ゲージ
高圧側
バルブ

ホース赤
ホース青

高圧側
低圧側

機器

サービスバルブ
ボールバルブ（別販売品）
吸気口

45°ナット側⑥ 低圧ゲージが真空を指しているか確認します。
⑦ 高圧側・低圧側バルブを閉じます。

真空ポンプ⑧ 真空ポンプを停止します。
⑨ 低圧ゲージが、各機器メーカーのサービスマニュアルに指示された時間内で、0MPaに戻らないことを確認します。
（気密試験）

6マニホールド
真空引き作業 ( ホース 4 本時 )① 機器に圧力がかかっていないことを確認します。機器側のサービスバルブを全開にしてください。

③ マニホールドの真空ポートに別販売品のホースの 45°ナット側を接続し、反対側を真空ポンプの吸入口に接続します。
④ マニホールドの高圧側・低圧側バルブを開きます。

高圧側
バルブ

低圧側
バルブ
真空ポート

45°ナット側② マニホールド高圧用ホース（赤）と低圧用ホース（青）を機器側のサービスポート、中央ポートのホース（黄・45°ナット）をボンベに接続します。

マニホールドAF

ホース赤
ホース青
ホース黄

45°ナット側

別販売品
真空引き用ホース

吸気口⑤ 真空ポンプを運転します。
使用方法※真空引き時間は、各機器メーカーのサービ
スマニュアルを参照してください。

⑥ 低圧ゲージが真空を指しているか確認します。

フロンガス
ボンベ

真空ポンプ

⑦ 高圧側・低圧側バルブを閉じます。
⑧ 真空ポンプを停止します。
⑨ 低圧ゲージが、各機器メーカーのサービスマニュアルに指示された時間内で、0MPa に戻らないことを確認します。
（気密試験）

フロンガス充填 ( ホース 3 本時 )① 真空ポンプの吸気口に接続されているホースを外します。
※ホースを外す際、ボールバルブを使用している場合は、バルブを閉じてからホースを外します。

ボールバルブ（別販売品）

チャージングホース黄吸気口② 外したホース（黄・45°ナット側）をボンベに接続します。
③ ボンベのバルブを開きます。
④ マニホールドの中央ポートのホースを緩めて、空気抜きを行います。
※ホース先端にボールバルブを使用している場合は、空気抜き作業は不要です。

⑤ マニホールドの高圧側バルブを開きます。（液充填）⑥ 機器の高圧側を開きます。

7※規定量の充填が終了する前に、圧力が均衡して充填できない場合は、マニホールド及び機器の高圧側バルブを閉じ、マニホールド及び機器の低圧側バルブを開きます。
機器を始動させ、低圧側から吸入させます。

MANIFOLD
マニホールドAF

注意A
冷媒はガス状で充填してください。
液状で充填すると機器を損傷する恐れがあります。

真空ポート

高圧側バルブ

高圧側

ホース赤⑦ 規定量の充填が完了したら、ボンベのバルブおよびマニホールドの各バルブを閉じます。

ホース青ホース黄※運転状態で、マニホールドの高圧・低圧ゲージが各機器メーカー指定の圧力になっているか確認してください。

低圧側

機器バルブ

ボールバルブ⑧ 指定圧力になっていれば充填完了です。

フロンガスボンベ※指定圧力にならない場合は、各機器メーカーのサービスマニュアルに従ってフロンガスを補充してください。

吸気口

ホースを外す際は、真空ポンプフロンガスの吐出に注意してください。

フロンガス充填 ( ホース 4 本時 )① マニホールドの真空ポートに接続しているホースを外します。
② ボンベのバルブを開きます。

マニホールドAF
低圧側バルブ

高圧側バルブ

真空ポート

ホース赤

③ マニホールドの高圧側バルブを開きます。
（液充填）⑥ 機器の高圧側を開きます。

使用方法

注 意B

ホース青ホース黄別販売品※規定量の充填が終了する前に、圧力が均衡して充填できない場合は、マニホールド及び機器の高圧側バルブを閉じ、マニホールド及び機器の低圧側バルブを開きます。
機器を始動させ、低圧側から吸入させます。

真空引き用ホース

注 意 A 参照

真空ポンプ

吸気口

フロンガスボンベ⑦ 規定量の充填が完了したら、ボンベのバルブおよびマニホールドの各バルブを閉じます。
※運転状態で、マニホールドの高圧・低圧ゲージが各機器メーカー指定の圧力になっているか確認してください。

⑧ 指定圧力になっていれば充填完了です。
※指定圧力にならない場合は、各機器メーカーのサービスマニュアルに従ってフロンガスを補充してください。

注 意 B 参照8

マニホールド
4 バルブマニホールド
マニホールド AF
各部の名称
フック

高圧ゲージ

低圧ゲージ

サイトグラス

真空ポートバルブ

充填ポートバルブ
低圧側バルブ
使用方法

高圧側バルブ
低圧ポート
高圧ポート
真空ポート仕様品充填ポート※ 1 本体のみの場合は、ホースおよびケースは付きません。
名4 バルブマニホールド AF キット

対応冷媒
コード No.

AI179C

本体のみ（※ 1）

AI151

サイトグラス○

ゲージ径 (mm)

φ 80

ポート（吋）

5/16・3/8・5/16・5/16

圧力表示 (Mpa)-0 ～  5.5（高圧）-0.1 ～  3.5（低圧）5/16”ホース長さ (cm) × 3 本

92

152

3/8”ホース長さ (cm) × 1 本

92

152

ケース

9R410A/R32AI109○

MANIFOLD
使用方法
運転圧力の測定① ゲージの指針が 0 を指していることを確認してください。0 を指していない場合は、0 点調整を行ってください。
（11 ページ参照）

4VマニホールドAF
高圧側バルブ② マニホールドの高圧側・低圧側バルブを閉じます。
③ 各ホースを機器に接続します。
※ 45°
ナット（ムシ押し）側を機器に接続してください。
※機器に低圧ポートしかない場合は、低圧側のみ接続してください。

低圧側
バルブ

ホース赤

高圧側

ホース青

低圧側

機器

45°ナット側

真空引き作業② 右図のように各ホースを接続します。

4VマニホールドAF③ マニホールドの高圧側・低圧側・真空ポー
ト・充填バルブを開きます。

真空ポート
バルブ

④ 真空ポンプを運転します。
※真空引き時間は、各機器メーカーのサービスマニュアルを参照してください。

⑤ 低圧ゲージが真空を指しているか確認します。

充填バルブ
高圧側
バルブ

低圧ゲージ
低圧側
バルブ

⑥ 高圧側・低圧側バルブを閉じます。

ホース赤

高圧側

ホース青

低圧側

1/4̋

ホース黄

⑧ 低圧ゲージが、各機器メーカーのサービスマニュアルに指示された時間内で、0MPaに戻らないことを確認します。
（気密試験）

ホース黄3/8̋

⑦ 真空ポンプを停止します。

使用方法① 機器に圧力がかかっていないことを確認します。機器側のサービスバルブを全開にしてください。

機器

サービスバルブバルブ

吸気口

フロンガス充填フロンガス
ボンベ① マニホールドの充填バルブを開いているのを確認します。
真空ポンプ② 真空ポートバルブを閉じます。
③ ボンベのバルブを開きます。
④ マニホールドの高圧側バルブを開きます。
（液充填）

次ページに続く

10

⑤ 機器の高圧側を開きます。
※規定量の充填が終了する前に、圧力が均衡して充填できない場合は、マニホールド及び機器の高圧側バルブを閉じ、マニホールド及び機器の低圧側バルブを開きます。
機器を始動させ、低圧側から吸入させます。

注意
冷媒はガス状で充填してください。
液状で充填すると機器を損傷する恐れがあります。

充填バルブ
高圧側バルブ

低圧ゲージ
低圧側バルブ3/8̋

ホース赤高圧側ホース青

低圧側

1/4̋

ホース黄

※運転状態で、マニホールドの高圧・低圧ゲージが各機器メーカー指定の圧力になっているか確認してください。

真空ポート
バルブ

ホース黄

⑥ 規定量の充填が完了したら、ボンベまたはチャージングシリンダのバルブおよびマニホールドの各バルブを閉じます。

4VマニホールドAF

機器

サービスバルブバルブ

吸気口⑧ 指定圧力になっていれば充填完了です。
※指定圧力にならない場合は、各機器メーカーのサービスマニュアルに従ってフロンガスを補充してください。

フロンガス
ボンベ

使用方法

注意

真空ポンプ

ホースを外す際は、フロンガスの吐出に注意する。

ゲージの 0 点調整
ゲージの調整① キャップを外します。

キャップ② マイナスドライバーで調整ネジを回して、指針を 0 に合わせてください。
［＋方向］…左へ回します。
［－方向］…右へ回します。
③ 調整が終わりましたら、キャップを取付けてください。

指針
右へ回す
－ネジ
左へ回す
＋

製品の使用方法に関するお問い合わせは

www.asada.co.jp
ver.06 MEE コードNo. IM0359