LIGHTING
DATA
SHEET

納入施工事例№ 313
やまぎん県民ホール外観

やまぎん県民ホール（山形県総合文化芸術館）
所在地＝山形県山形市双葉町 1–2–38
設置主体＝山形県
設計＝株式会社 本間利雄設計事務所（舞台照明・機構 有限会社 桂川研究室）
劇場コンサルタント＝株式会社 シアターワークショップ
竣工年月＝ 2019 年 9 月
施設概要
1962 年の開館以来、2019 年 11 月 30 日の閉館までの半世紀以上にわたり、県内最大の多目的ホールとしてコンサートや演劇公演などのさまざまな催し物を通して、多くの人々に親しまれてきた旧・山形県県民会館。その豊かな歴史を引き継ぎ、山形県の新しい文化芸術活動の拠点として「やまぎん県民ホール（山形県総合文化芸術館）」が誕生しました。ＪＲ山形駅の西口前というアクセスの良さにも恵まれたこのホールでは、よりいっそう人々が気軽に訪れ、舞台芸術の醍醐味や楽しさに間近に触れたり、舞台を創造する体験を得ることで、芸術・文化の面から新しい山形県の未来像を創り出していきます。さらにこの施設は、防災備蓄倉庫の設置や防災広場をも兼ねるイベント広場の整備など、東日本大震災の教訓を踏まえた防災機能を併せ持つ複合文化施設としても位置づけられており、公共施設の新しいモデルタイプとして重要な役割を担っていることも特筆されます。館内には、山形県 35 市町村の特産物などを販売・PR する店舗やカフェなどもオープンし、山形県の多彩な魅力を発信する情報拠点としての機能も発揮していきます。新しいホールの建設にあたっては、山形県のものづくり技術や山形県産材がふんだんに用いられ、山形組子や米織、山形緞通による緞帳や絨毯、木工の技術を駆使した椅子など、まさに山形県ならではの美しさと精緻さを備えた内装や意匠で観客を迎え入れてくれます。東北地方屈指の規模と機能を備え、高品質な芸術・文化の発信拠点として活躍する大ホールには、MARUMO の LED 照明器具や調光システムなど最新の舞台照明設備が導入されました。常設の設備であるボーダーライトやホリゾントライトには６色フルカラーの LED フラッドライトが設備され、消費電力量の低減による省エネ化と、鮮やかで多彩なカラー再現を実現しています。音響反射板には平均演色評価数 Ra95 のLED ダウンライトを採用し、上質な明かりで快適な演奏空間を提供しています。また、イーサネットにより大量の調光制御信号を高速に伝送できる調光制御幹線に加え、100V、200V の各種コンセントを備えた直分岐電源がホール各所に設置され、公演内容に応じて移動型調光器や 200V 放電灯光源のムービングライト、LED 器具などを効率よく使用できるインフラ設備が整っています。多くの県民が集い、さまざまな舞台芸術を通して広い世代に親しまれていく「やまぎん県民ホール（山形県総合文化芸術館）」の歩みを、MARUMO の光の技術が支えていきます。

設備概要
■大ホール
舞台照明電源＝１φ ３ｗ 300 ｋＶＡ 3 台
収容人員＝ 2,001 名
舞台間口

舞台寸法

●音響反射板使用時
幅 =20 ｍ

舞台全幅 =57 ｍ

高さ =12 ｍ●プロセニアム舞台での開口設定
幅 =18 ｍ (max)

舞台奥行 =20 ｍ ( ホリ幕まで )すのこ高さ＝ 27.8 ｍ

高さ =9 ｍ (max)

LIGHTING DATA SHEET は MARUMO WEB で、バックナンバーを含めて閲覧できます。詳しくは http://marumo.co.jp をご覧ください。

LIGHTING DATA SHEET №313

やまぎん県民ホール（山形県総合文化芸術館）
1／9

大ホール

舞台から観客席

舞台から観客席

LIGHTING DATA SHEET №313

やまぎん県民ホール（山形県総合文化芸術館）
2／9

大ホール

観客席から舞台

音響反射板設置

LIGHTING DATA SHEET №313

観客席から舞台文字幕と袖幕設置

やまぎん県民ホール（山形県総合文化芸術館）
3／9

大ホール
大ホール調光設備
外部記憶装置：ＳＤカードスロット（JASCII 対応）‥‥1 口
客席調光スイッチ 明・止・暗 自動調光スイッチ‥‥1 組

サブマスターフェーダ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20 本

調光分岐盤‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１式

作業灯スイッチ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式
データ表示ディスプレイ（タッチモニター）‥ ‥‥‥3 台

作業灯スイッチ（舞台、客席、天反）‥ ‥‥‥‥‥‥1 式
ワイヤレスシステム‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 組

直回路分岐ＭＣＣＢ

ＭＳＣ機器制御機能（ＭＩＤＩ信号）‥ ‥‥‥‥‥‥１式

ワイヤレス操作機‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 台

３Ｐ‥100 ＡＦ／ 75 ＡＴ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 19 個
３Ｐ‥100 ＡＦ／ 60 ＡＴ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8 個

オフラインシステム‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 組

ワイヤレス受信機‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 台

移動型舞台袖操作盤‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 面
マスターフェーダ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 本

ＤＭＸ・ＬＡＮパッチ盤‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 面
ＤＭＸ・ＬＡＮパッチパネル‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 面

調光器盤 ( 漏電感知機能付）‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１式舞台用‥‥ＩＬ３k Ｗ‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 242 台
無停電電源装置‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１台

２Ｐ‥‥‥50 ＡＦ／ 30 ＡＴ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8 個

客席調光スイッチ 明・止・暗 自動調光スイッチ‥‥1 組２Ｐ‥‥‥50 ＡＦ／ 40 ＡＴ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4 個
２Ｐ‥‥‥50 ＡＦ／ 20 ＡＴ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 15 個
200 Ｖ直分岐ＭＣＣＢ
３Ｐ‥100 ＡＦ／ 60 ＡＴ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5 個
客席照明分岐
２Ｐ‥‥‥50 ＡＦ／ 20 ＡＴ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11 個
移動型調光器ＩＬ 2 ｋＷ ×3 ｃｈ（Ｃ型 60 Ａプラグ入力型）‥‥‥8 台
ＩＬ 2 ｋＷ ×3 ｃｈ（Ｃ型 30 Ａプラグ入力型）‥‥‥8 台
客席照明調光制御コネクタ
ＤＭＸ‥ＯＵＴ‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１個調光操作卓（PRETYNA-M 調光操作卓）
コントロールチャンネル数‥‥‥‥‥‥‥‥ 1024ch
制御回路数‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1024 回路
イベント数‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 100 イベント
シーンメモリ‥‥‥‥‥‥ 3000 シーン／ 1 イベント
マスターフェーダ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 本段マスターフェーダ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3 本
クロスフェーダ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 組
タイムクロス操作パネル‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 面
サブマスターフェーダ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 30 本
プリセットフェーダ‥‥‥‥‥‥‥‥ 120 本 × ３段（360 本 × １段使用可能）
フラッシュスイッチ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 120 個
シーンメモリ操作パネル‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 面
チェイス操作パネル‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 面
負荷選択パッチ場面数‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 場面以上
バックアップ：ＣＰＵデュアルランニングシステム

調光器盤

調光室 調光操作卓

LIGHTING DATA SHEET №313

やまぎん県民ホール（山形県総合文化芸術館）
4／9

大ホール
大ホール調光設備
ＤＭＸミキサー‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式‥ 入力１ＤＭＸスプリッター‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式
誘導灯連続消灯制御器‥連動・連動 OFF スイッチ‥‥1 式

移動式Ｎｏｄｅ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 個
ＬＡＮ入力 1 系統 ＤＭＸ‥ＯＵＴ出力コネクタ 4 個

調光器盤室 ＬＡＮＨＵＢ装置‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 台
すのこ ＬＡＮＨＵＢ装置‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 台

Ｎｏｄｅモニター‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 台

移動式Ｎｏｄｅ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 個‥

照明操作卓

移動式変換器‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 組
移動式ＬＡＮＨｕｂ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 組

出力４‥スイッチングＨｕｂ‥ ‥‥‥‥1 個

ＤＭＸ‥ＩＮ入力コネクタ 4 個

ＬＡＮ出力 1 系統

客席天井

ＬＡＮＨＵＢ装置‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 台

Grand‥MA3‥compact‥XT‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 卓

ＬＡＮＨＵＢ装置

大ホール負荷設備①第 1 ブリッジライト
直分岐ボックス‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 個
各々１φ ３ｗ‥100/200 Ｖ‥75 Ａを以下のように分岐Ｃ型 60 Ａ2個直 2 回路Ｃ型 30 Ａ4個直 4 回路

平行 15 Ａ
Ｄ型 20 Ａ

2口4個

1 個 直 1 回路（接地極付）
200 Ｖ

コンセントボックス 1Ｃ型 20 Ａ

10 個調光 30 回路（ピッグテール式）‥‥6 個コンセントボックス 2Ｃ型 20 Ａ 1 個 直 1 回路（ピッグテール式）‥ ‥‥‥2 個コンセントボックス 3平行 15 Ａ 2 口 1 個ＬＡＮコネクタ

1個

直 1 回路‥ ‥‥‥‥‥‥2 個制御 1 系統

コンセントには過負荷防止に必要なＭＣＣＢ、

ＤＭＸ - Ｎｏｄｅボックス

100/200 Ｖ‥切替ＳＷ付

ＬＡＮ 1 系統→ＤＭＸ‥ＯＵＴ 6 系統‥‥‥‥‥‥‥1 個
第 2 ボーダーライト（ＬＥＤ）

コンセントボックス 1Ｃ型 20 Ａ 10 個 調光 30 回路（ピッグテール式）‥‥6 個コンセントボックス 2Ｃ型 20 Ａ 1 個 直 1 回路（ピッグテール式）‥ ‥‥‥2 個コンセントボックス 3平行 15 Ａ 2 口 1 個 直 1 回路‥ ‥‥‥‥‥‥2 個ＬＡＮコネクタ 1 個 制御 1 系統

ＬＥＦ型 6 ＭＵＨ -6 ＣＢ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16 台
③第 3 ボーダーライト（中ＵＨ兼用 / ＬＥＤ）
ＬＥＦ型 6 ＭＵＨ -6 ＣＢ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16 台
コンセントボックス
Ｃ型 20 Ａ平行 15 Ａ

2個
2口40 Ａ直 1 回路‥‥‥‥‥‥‥‥1 個
1 個 直 1 回路

ＤＭＸ - Ｎｏｄｅボックス
ＬＡＮ 1 系統→ＤＭＸ‥ＯＵＴ 6 系統‥‥‥‥‥‥‥1 個

ＬＡＮコネクタ 2 個 制御 2 系統
ＤＭＸ - Ｎｏｄｅボックス

第 1 ボーダーライト（ＬＥＤ）
ＬＥＦ型 6 ＭＵＨ -6 ＣＢ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16 台

ＬＡＮ 1 系統→ＤＭＸ‥ＯＵＴ 4 系統‥‥‥‥‥‥‥1 個④第 3 サスペンションライト
直分岐ボックス‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 個②第 2 ブリッジライト
直分岐ボックス‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 個
各々１φ ３ｗ‥100/200 Ｖ‥75 Ａを以下のように分岐Ｃ型 60 Ａ
Ｃ型 30 Ａ

2個4個直 2 回路
直 2 回路平行 15 Ａ
Ｄ型 20 Ａ

2口4個1 個 直 1 回路（接地極付）
200 Ｖ

コンセントには過負荷防止に必要なＭＣＣＢ、100/200 Ｖ‥切替ＳＷ付

各々１φ ３ｗ‥100/200 Ｖ‥75 Ａを以下のように分岐Ｃ型 60 Ａ
Ｃ型 30 Ａ平行 15 Ａ

2個4個
2口

直 2 回路直 4 回路1 個 直 1 回路（接地極付）

Ｄ型 20 Ａ 4 個 200 Ｖ
コンセントには過負荷防止に必要なＭＣＣＢ、100/200 Ｖ‥切替ＳＷ付
フライダクト

DMX・LAN パッチ盤

ライトブリッジ

LIGHTING DATA SHEET №313

やまぎん県民ホール（山形県総合文化芸術館）
5／9

大ホール
大ホール負荷設備
Ｃ型 20 Ａ

60 個

調光 20 回路

ＬＡＮコネクタ

Ｌ＝ 21．6 ｍ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 列
平行 15 Ａ 2 口 2 個 直 1 回路
ＤＭＸ‥ＩＮ / ＯＵＴコネクタ 各 4 個

制御 4 系統

2個制御 2 系統

ＤＭＸ - Ｎｏｄｅボックス
ＬＡＮ 1 系統→ＤＭＸ‥ＯＵＴ 8 系統

ＬＡＮコネクタ 2 個 制御 2 系統
※ アッパーホリゾントライト用ＬＥＤ照明器具
ＬＥＦ型 6 ＭＵＨ -6 ＣＢ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16 台

※ ライトブリッジ・サスペンションライト用照明器具

反転アダプタ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16 個

制御 2 系統

ＭＳＣ型 810-1500-1000 Ｗ‥ ‥‥‥‥‥‥‥ 30 台

ＤＭＸ - Ｎｏｄｅボックス
ＬＡＮ 1 系統→ＤＭＸ‥ＯＵＴ 8 系統

ＭＳＭ型 805 Ｓ 1-1500-1000 Ｗ‥‥‥‥‥‥ 80 台
エリプソイダルスポットハロゲン 750 Ｗ（26°）‥ ‥ 50 台

ＤＭＸ - Ｎｏｄｅボックス
ＬＡＮ 1 系統→ＤＭＸ‥ＯＵＴ 4 系統

⑤第 4 サスペンションライト

ＳＰＨ 3 型 1000 Ｗ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 40 台
ＬＥＤムービングライト

ＬＡＮコネクタ2個直分岐ボックス‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 個
１φ ３ｗ‥100/200 Ｖ‥75 Ａを以下のように分岐Ｃ型 60 Ａ 2 個 直 2 回路
Ｃ型 30 Ａ4個

直 4 回路平行 15 Ａ
Ｄ型 20 Ａ

2口
4個

1 個 直 1 回路（接地極付）
200 Ｖ⑧ロアーホリゾントライト（ＬＥＤ）
ＬＥＦ 2 型 6 ＭＨ -6 ＣＢ‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16 台
（専用台車付）

ＤＴＳ‥ＳＹＮＡＧＹ 5‥ＰＲＯＦＩＬＥ‥‥‥‥‥‥7 台⑨フロアコンセント⑦アッパーホリゾントライト（ＬＥＤ）※ 上手・下手コンセント盤でパッチ接続。直電源パッチも可能。
コンセントボックス

コンセントボックス
Ｃ型 20 Ａ 2 個 40 Ａ直 1 回路‥‥‥‥‥‥‥‥1 個
平行 15 Ａ

2口

1個

直 1 回路Ｃ型 30 Ａ
Ｃ型 30 Ａ

2 口用（オケピ）‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 個
3 口用（舞台前）‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 個コンセントには過負荷防止に必要なＭＣＣＢ、100/200 Ｖ‥切替ＳＷ付
フライダクトＣ型 20 Ａ 60 個

調光 20 回路

Ｌ＝ 21．6 ｍ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 列
平行 15 Ａ 2 口 2 個 直 1 回路
ＤＭＸ‥ＩＮ / ＯＵＴコネクタ 各 4 個ＬＡＮコネクタ

2個制御 4 系統

制御 2 系統

ＤＭＸ - Ｎｏｄｅボックス
ＬＡＮ 1 系統→ＤＭＸ‥ＯＵＴ 8 系統‥‥‥‥‥‥‥1 個⑥第 5 サスペンションライト
直分岐ボックス‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 個
１φ ３ｗ‥100/200 Ｖ‥75 Ａを以下のように分岐Ｃ型 60 Ａ 2 個 直 2 回路
Ｃ型 30 Ａ 4 個 直 4 回路
平行 15 Ａ

2口1個直 1 回路（接地極付）

Ｄ型 20 Ａ 4 個 200 Ｖ
コンセントには過負荷防止に必要なＭＣＣＢ、100/200 Ｖ‥切替ＳＷ付
フライダクトＣ型 20 Ａ 36 個 調光 12 回路
Ｌ＝ 21．6 ｍ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 列
平行 15 Ａ

2口2個

直 1 回路ＤＭＸ‥ＩＮ / ＯＵＴコネクタ

各4個

制御 4 系統

ＬＥＤボーダーライトとＬＥＤホリゾントライト

ＬＥＤアッパーホリゾントライト（反転アダプタ付）

アッパーホリゾントライトには、ホリゾント幕の裏側から照射するリア打ちをおこなう際、器具を客席側へ反転させやすくするために「反転アダプタ」を取り付けるなど、作業性に考慮した工夫が施されています。

舞台上部に設備されたボーダーライトとアッパーホリゾントライトには、レッド、‥グリーン、ブルー、アンバー、クールホワイト、ロイヤルブルーの６色のＬＥＤ素子を持つＬＥＦ型６ＭＵＨ - ６ＣＢが採用され、また舞台床面のロアーホリゾントライトにも同色のＬＥＤ素子を持つＬＥＦ 2 型６ＭＨ - ６ＣＢが設備され、色彩豊かな舞台をつくりだします。

LIGHTING DATA SHEET №313

やまぎん県民ホール（山形県総合文化芸術館）
6／9

大ホール
大ホール負荷設備
Ｃ型 30 Ａ

4 口用（舞台袖）‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥ 10 個Ｃ型 30 Ａ
Ｃ型 30 Ａ

2 口用（舞台奥、花道）‥ ‥‥‥‥‥‥4 個
1 口用（ＬＨ）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 個

ＤＭＸ‥ＯＵＴコネクタ 1 個

制御 1 系統

ＬＡＮ 1 系統→ＤＭＸ‥ＯＵＴ 4 系統
⑰ギャラリーコンセント

ＤＭＸ‥ＯＵＴコネクタ 1 個
ＤＭＸ - Ｎｏｄｅボックス

コンセントボックス
Ｃ型 30 Ａ 1 個 直 1 回路‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 個

ＬＡＮ 1 系統→ＤＭＸ‥ＯＵＴ 8 系統‥‥‥‥‥‥‥2 個※ 第 1 フロントサイドライト用照明器具⑩持込機器用電源盤‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 面

ＤＭＸコネクタ

１φ ３ｗ 105/210 Ｖ 80kVA×3 系統
カムロック端子・接地端子付⑱トーメンタルライト

エリプソイダルスポットハロゲン 750 Ｗ（ズーム）‥‥ 16 台

コンセントボックス㉑第 2 フロントサイドライト ( 上手・下手）
直分岐ボックス‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 個

下手袖コンセント盤、上手後・下手後コンセント盤送り出し用ＭＣＣＢ付⑪上手袖コンセント盤

1個

制御 1 回路制御 1 系統

ＭＳＣ型 810-1500-1000 Ｗ‥ ‥‥‥‥‥‥‥ 16 台

Ｃ型 20 Ａ 2 個 調光 1 回路‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥6 個
エリプソイダルハロゲン 750 Ｗ（26°）‥‥‥‥ 12 台

2個

直 2 回路Ｃ型 30 Ａ平行 15 Ａ4個2口直 4 回路
1 個 直 1 回路（接地極付）

直 2 回路Ｄ型 20 Ａ

4個200 Ｖ

直 4 回路コンセントには過負荷防止に必要なＭＣＣＢ、100/200 Ｖ‥切替ＳＷ付

2個直 2 回路Ｃ型 30 Ａ4個直 4 回路

１φ ３ｗ‥100/200 Ｖ‥75 Ａを以下のように分岐

平行 15 Ａ
Ｄ型 20 Ａ

2口6個

1 個 直 1 回路（接地極付）200 Ｖ

Ｃ型 60 Ａ

2個

Ｃ型 30 Ａ

4個

コンセントには過負荷防止に必要なＭＣＣＢ、平行 15 Ａ
Ｄ型 20 Ａ

2口
4個

1 個 直 1 回路（接地極付）
200 Ｖ

100/200 Ｖ‥切替ＳＷ付
ＬＡＮ - ＤＭＸ入出力パネル
ＬＡＮコネクタ

2個

ＤＭＸ‥ＩＮコネクタ‥

制御 2 系統
2 個（ＬＨ送り用）

コンセントには過負荷防止に必要なＭＣＣＢ、
100/200 Ｖ‥切替ＳＷ付
フライダクトＤＭＸ‥ＩＮコネクタ‥ 2 個（上手後コンセント盤送り用）
ＤＭＸ - Ｎｏｄｅ‥ＬＡＮ 1 系統→ＤＭＸ‥ＯＵＴ 8 系統

Ｃ型 20 Ａ

フロアコンセント負荷パッチ盤
30 Ａ調光出力コンセント‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20 個Ｃ型 30 Ａ平行 15 Ａ

2 個 直 2 回路
4 個 （並列回路）接地極付

負荷側Ｃ型 30 Ａプラグ付ピッグテール‥ ‥‥‥ 31 本

平行 15 Ａ

2口

⑫下手袖コンセント盤‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 面
Ｃ型 60 Ａ 2 個 直 2 回路

ＬＡＮコネクタ 2 個 制御 2 系統
ＤＭＸ‥ＯＵＴコネクタ 4 個 制御 4 系統

Ｃ型 30 Ａ平行 15 ＡＤＭＸ - Ｎｏｄｅボックス

4個2口直 4 回路
1 個 直 1 回路（接地極付）

Ｄ型 20 Ａ 6 個 200 Ｖ
コンセントには過負荷防止に必要なＭＣＣＢ、100/200 Ｖ‥切替ＳＷ付
ＬＡＮ - ＤＭＸ入出力パネル
ＬＡＮコネクタ 2 個 制御 2 系統
ＤＭＸ‥ＩＮコネクタ‥ 1 個（下手ＧＬ送り用）
ＤＭＸ‥ＩＮコネクタ‥ 2 個（下手後コンセント盤送り用）
ＤＭＸ - Ｎｏｄｅ‥ＬＡＮ 1 系統→ＤＭＸ‥ＯＵＴ 6 系統‥
ＤＭＸ‥ＩＮ 2 系統
フロアコンセント負荷パッチ盤
30 Ａ調光出力コンセント‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20 個24 個

調光 12 回路

2個直 1 回路

接地極付

ＬＡＮ 1 系統→ＤＭＸ‥ＯＵＴ 8 系統
※ プロセニアムサスペンションライト用照明器具ＭＳＣ型 810-1500-1000 Ｗ‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥6 台
ＭＳＭ型 805 Ｓ 1-1500-1000 Ｗ‥‥‥‥‥‥ 16 台
⑳第 1 フロントサイドライト ( 上手・下手）
直分岐ボックス‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 個
各々１φ ３ｗ‥100/200 Ｖ‥75 Ａを以下のように分岐
2個4個
2口

フライダクトＣ型 20 Ａ8個

調光 4 回路

Ｌ＝ 4．0 ｍ‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4 列
平行 15 Ａ 2 口 1 個 （直分岐ボックス並列回路）
ＤＭＸ‥ＯＵＴコネクタ

Ｌ＝ 16．0 ｍ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 列Ｃ型 60 Ａ
Ｃ型 30 Ａ平行 15 Ａ

各々１φ ３ｗ‥100/200 Ｖ‥75 Ａを以下のように分岐Ｃ型 60 Ａ

Ｃ型 60 Ａ⑲プロセニアムサスペンションライト
直分岐ボックス‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 個

直 2 回路直 4 回路1 個 直 1 回路（接地極付）

Ｄ型 20 Ａ 4 個 200 Ｖ
コンセントには過負荷防止に必要なＭＣＣＢ、1個制御 1 系統

※ 第 2 フロントサイドライト用照明器具
ＭＳＣ型 810-1500-1000 Ｗ‥ ‥‥‥‥‥‥‥ 16 台
エリプソイダルスポットハロゲン 750 Ｗ（ズーム）‥‥ 16 台
㉒客席調光操作コネクタ盤（中）Ｃ型 30 Ａ 1 個 直 1 回路‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 個分岐ＭＣＣＢ

2Ｐ

50 ＡＦ /20 ＡＴ

平行 15 Ａ 1 個 （並列回路） 接地極付
ＬＡＮコネクタ 2 個 制御 2 系統
㉓客席調光操作コネクタ盤（奥）Ｃ型 30 Ａ 1 個 直 1 回路‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 個分岐ＭＣＣＢ 2 Ｐ 50 ＡＦ /20 ＡＴ
平行 15 Ａ 2 個 （並列回路） 接地極付
ＬＡＮコネクタ 2 個 制御 2 系統
㉔客席正面バルコニーライト
直分岐ボックス（調光室に設置）‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥1 個
１φ ３ｗ‥100/200 Ｖ‥75 Ａを以下のように分岐Ｃ型 60 Ａ 4 個 直 4 回路
30 Ａ分岐ＭＣＣＢ 4 個 直 4 回路
平行 15 Ａ 2 口 1 個 直 1 回路（接地極付）
コンセントには過負荷防止に必要なＭＣＣＢ付

負荷側Ｃ型 30 Ａプラグ付ピッグテール‥ ‥‥‥ 27 本
⑬上手後コンセント盤‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 面

100/200 Ｖ‥切替ＳＷ付
ＬＡＮコネクタ 2 個 制御 2 系統

１φ ３ｗ‥100/200 Ｖ‥75 Ａを以下のように分岐Ｃ型 60 Ａ
Ｃ型 30 Ａ平行 15 Ａ

2個2個2口直 2 回路
直 2 回路1 個 直 1 回路（接地極付）

ＤＭＸ‥ＩＮコネクタ 4 個 制御 4 系統
フライダクトＣ型 20 Ａ 8 個 調光 4 回路

200 Ｖ‥20 Ａ分岐ＭＣＣＢ 6 個 直 6 回路
負荷側Ｃ型 20 Ａプラグ付ピッグテール‥ ‥‥‥ 12 本ＤＭＸ‥ＩＮ / ＯＵＴコネクタ 各 1 個 制御 2 系統

Ｄ型 20 Ａ

4個200 Ｖ

Ｌ＝ 4．0 ｍ‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4 列

移動用調光器
２ｋＷ × ３ｃｈ‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4 台

コンセントには過負荷防止に必要なＭＣＣＢ、100/200 Ｖ‥切替ＳＷ付
ＤＭＸ‥ＯＵＴコネクタ 2 個 制御 2 系統
⑭下手後コンセント盤‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 面
Ｃ型 60 Ａ 2 個 直 2 回路
Ｃ型 30 Ａ 2 個 直 2 回路
平行 15 Ａ 2 口 1 個 直 1 回路（接地極付）
Ｄ型 20 Ａ 4 個 200 Ｖ
コンセントには過負荷防止に必要なＭＣＣＢ、100/200 Ｖ‥切替ＳＷ付
ＤＭＸ‥ＯＵＴコネクタ 2 個 制御 2 系統
⑮天井反射板ライト（ＬＥＤ）
コンセントボックス
平行 15 Ａ 2 口 1 個 直 1 回路‥ ‥‥‥‥‥‥1 個ＬＡＮコネクタ 2 個 制御 2 系統
Ｃ型 30 Ａ 直 2 回路‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3 個※ 天井反射板ライト用ＬＥＤ照明器具
ＬＥＯ 2 型ＷＷ - Ｍ 70W‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 42 台
ＤＭＸ - Ｎｏｄｅボックス
ＬＡＮ 1 系統→ＤＭＸ‥ＯＵＴ 4 系統‥‥‥‥‥‥‥1 個⑯東西ライトバトン
直分岐ボックス‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8 個
各々１φ ３ｗ‥100/200 Ｖ‥75 Ａを以下のように分岐Ｃ型 60 Ａ 2 個 直 2 回路
Ｃ型 30 Ａ 4 個 直 4 回路
平行 15 Ａ 2 口 1 個 直 1 回路（接地極付）
Ｄ型 20 Ａ 4 個 200 Ｖ
コンセントには過負荷防止に必要なＭＣＣＢ、100/200 Ｖ‥切替ＳＷ付
ＬＡＮコネクタ 2 個 制御 2 系統
ＤＭＸ - Ｎｏｄｅボックス

平行 15 Ａ

2口LIGHTING DATA SHEET №313

1 個 （直分岐ボックス並列回路）

持込機器用電源盤、上手袖コンセント盤

やまぎん県民ホール（山形県総合文化芸術館）
7／9

大ホール
大ホール負荷設備
客席正面コンセント 1
Ｃ型 20 Ａ 1 個 調光 1 回路（移動型調光器より）‥ ‥6 個

Ｄ型 20 Ａ

4個

200 Ｖ

コンセントには過負荷防止に必要なＭＣＣＢ、100/200 Ｖ‥切替ＳＷ付
フライダクト

Ｄ型 20 Ａ 1 個 直 1 回路（200 Ｖ）
客席正面コンセント 2
Ｃ型 30 Ａ1個

直 1 回路‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 個

客席正面直コンセント
Ｃ型 30 Ａ平行 15 Ａ

1個
1口

直 1 回路‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 個
1 個 直 1 回路（並列回路）

ＤＭＸ‥ＯＵＴコネクタ

1個制御 1 系統※ 客席正面バルコニーライト用照明器具
エリプソイダルスポットハロゲン 750 Ｗ（14°）‥ ‥ 12 台
㉕客席サイドバルコニーライト※ 客席サイドバルコニーライト用照明器具
エリプソイダルスポットハロゲン 750 Ｗ（19°）‥ ‥‥6 台
エリプソイダルスポットハロゲン 750 Ｗ（20°）‥ ‥‥6 台㉖第 1 シーリングライト
直分岐ボックス‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 個
各々１φ ３ｗ‥100/200 Ｖ‥75 Ａを以下のように分岐Ｃ型 60 Ａ2個

直 2 回路Ｃ型 30 Ａ平行 15 Ａ

4個2口

直 4 回路1 個 直 1 回路（接地極付）

シーリングライト直分岐コンセントボックス

各所に設置された直分岐ボックスは、単相三線方式 ( １φ ３Ｗ ) で給電されているため、直電源として 100 Ｖ用のＣ型 60 Ａコンセント、Ｃ型30 Ａコンセントが使用できるほか、200 Ｖ用のＤ型 20 Ａコンセントに切り替えて使用することもできます。使用する機材に応じて柔軟に使い分けができる機能的な設備となっています。

第１シーリングライト

第２シーリングライト

LIGHTING DATA SHEET №313

やまぎん県民ホール（山形県総合文化芸術館）
8／9

大ホール
大ホール負荷設備
Ｃ型 20 Ａ

16 個

調光 8 回路

Ｌ＝ 19．8 ｍ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 列
平行 15 Ａ 2 口 2 個 直 1 回路
ＬＡＮコネクタ

2個

ＰＣＱ型Ｚ 1022-2000 Ｗ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 24 台

引掛型 60 Ａ㉘センタースポットライト
コンセントボックス

クセノン 3000 Ｗ‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4 台

2 口用

直 2 回路（200 Ｖ）‥ ‥‥2 個制御 2 系統

ＤＭＸ‥ＩＮ / ＯＵＴコネクタ

各4個

制御 4 系統

ＤＭＸ - Ｎｏｄｅボックス
ＬＡＮ 1 系統→ＤＭＸ‥ＯＵＴ 8 系統‥‥‥‥‥‥‥1 個※ 第 1 シーリングライト用照明器具
ＭＳＣ型 814-1500-1500 Ｗ‥ ‥‥‥‥‥‥‥ 16 台
エリプソイダルスポットハロゲン 750 Ｗ（10°）‥ ‥ 16 台
㉗第 2 シーリングライト
直分岐ボックス‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 個
各々１φ ３ｗ‥100/200 Ｖ‥75 Ａを以下のように分岐Ｃ型 60 Ａ2個直 2 回路Ｃ型 30 Ａ平行 15 Ａ4個2口直 4 回路
1 個 直 1 回路（接地極付）

Ｄ型 20 Ａ

4個200 Ｖ

コンセントには過負荷防止に必要なＭＣＣＢ、100/200 Ｖ‥切替ＳＷ付
フライダクトＣ型 30 Ａ24 個

調光 24 回路

Ｌ＝ 19．8 ｍ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 列
平行 15 Ａ 2 口 2 個 直 1 回路
ＬＡＮコネクタ2個

制御 2 系統

ＤＭＸ‥ＩＮ / ＯＵＴコネクタ 各 4 個
ＤＭＸ - Ｎｏｄｅボックス
ＬＡＮ 1 系統→ＤＭＸ‥ＯＵＴ 8 系統

制御 4 系統

センタースポットライト※ 第 2 シーリングライト用照明器具

大ホール断面図㉗㉖㉘⑲●⑦ ⑥ ⑤③●
●
④②⑮●
⑯●

●
㉑①⑳●
⑰●

●
⑬⑭ ⑧●

⑨●
⑱⑪⑩⑫

発行●㉕●
㉓㉒●

本社・営業部 〒 101-0041
札 幌 営 業 所 〒 060-0061
仙 台 営 業 所 〒 980-0802
名古屋営業所 〒 461-0008
大 阪 営 業 所 〒 530-0047
広 島 営 業 所 〒 730-0022
福 岡 営 業 所 〒 810-0041
沖 縄 出 張 所 〒 902-0067

2020/08/05㉔●

LIGHTING DATA SHEET

No.313

東 京 都 千 代 田 区 神 田 須 田 町 1 - 2 4 Tel.03-3252-0321
北海道札幌市中央区南一条西 7-12（都市ビル） Tel.011-261-0321
宮城県仙台市青葉区二日町 3-10（グラン・シャリオビル） Tel.022-263-0221
愛知県名古屋市東区武平町 5-1（名古屋栄ビルディング） Tel.052-951-7425
大阪府大阪市北区西天満 4-11-23（満電ビル） Tel.06-6312-1913
広島県広島市中区銀山町 1-11（フジスカイビル） Tel.082-249-6400
福岡県福岡市中央区大名 1-14-45（Q’iz TENJIN） Tel.092-741-4762
沖縄県那覇市安里 2-6-23（インペリアルハイム喜納Ⅰ 308） Tel.098-951-0360

Fax.03-5256-9361
Fax.011-261-2728
Fax.022-263-0225
Fax.052-951-0790
Fax.06-6315-0604
Fax.082-249-6408
Fax.092-741-4764
Fax.098-951-0361

やまぎん県民ホール（山形県総合文化芸術館）

9／9