資料3

水道スマートメーター導入に向けた実証試験について(第74回経営審議会)

2023(令和5)年3月1日
八戸圏域水道企業団
1

目
1.

総合計画における位置付け

2.

現状の検針とスマート化

3.

実証試験

次

3-1.実証試験場所① 2020(令和2)年度② 2021(令和3)年度③ 2022(令和4)年度

3-2.実証試験結果①

2020(令和2)年度②2021(令和3)年度③2022(令和4)年度

3-3.今後の予定について(パイロット試験の実施)①

2023(令和5)年度以降
2

１．総合計画における位置付け
第４次水道事業総合計画～はちのへ水ビジョン2019～平成30年9月
八 戸 圏 域 水 道 企 業 団

令和元～令和10年度(2019～2028年度)
総合計画

官民連携に向けた検討「スマートメーターについての調査研究」
2019(令和元)年～2028(令和10)年
32．現状の検針とスマート化
検針作業内容(現地)ィーターミナルを使用した検針員による検針基 本 ：大口使用者 ：

1.水道メーター指針を読む↓
2.ハンディーターミナルへ入力↓
3.水道使用水量のお知らせ(投函)
検針員

2か月毎
1か月毎

料金システムへのデータ転送

使用した
自動検針(電力ネットワークシステム利用した場合)
スマートメーター ⇔ 無線通信端末
無線通信端末1回/時⇔ 電力スマートメーター 1回/日

電力スマートメーター
無線通信端末設置取付
配線接続

データ集約
料金システムへのデータ転送

直読式 → スマート(電子)メーターへ取替
4現在設置されてある直読式メーター

5

スマートメーター

電子メーター
無線通信端末6

3．実証試験
2020(令和2)～2021（令和3）年度

2022（令和4）年度

電力ネットワーク(試験専用システム)

携帯電話の通信網(東北電力NW㈱・八戸ガス㈱との共同検針実証試験)(量水器メーカー3者との実証試験)

経緯

ライフライン事業者との交流を行っている↓
東北電力NW㈱とのスマートメーターシステムを使用した共同自動検針の協議↓
電気・ガス・水道による実証試験を開始

目的
検針業務の効率化
将来の人口減少により検針員確保が困難となる↓
デジタル技術の導入
お客様サービスの向上・配水エリアの漏水防止試験箇所

2020(令和２)年度 20か所
2021(令和３)年度 13か所 + 50か所
(通信試験のみ)

経緯

電力ネットワークシステムを利用した実証試験にて電波伝播の減衰による影響を受けた箇所があった

目的
携帯電話の通信網を使用したシステムついて検証する(電力ネットワークシステムとの違いを確認する)

試験箇所
21か所

7

3-1. 実証試験場所①

Ｒ２＜無線通信端末の設置状況＞

2020(令和2)年度

無線通信端末八戸市

メーターボックス（鉄蓋）×11
無線通信端末メーターボックス（プラスチック蓋）

試験場所
（住宅等）

1５か所

試験場所
５か所
(水道施設)

計 ２０か所8

3-1. 実証試験場所①Ｒ２

2020(令和2)年度＜無線通信端末の設置状況＞

無線通信端末メーターボックス（鉄蓋）メーターボックス（プラスチック蓋）

防寒材上に設置

側面に設置
9

3-1. 実証試験場所②Ｒ３2021(令和3)年度
×5×5×23×5×2×5×5

試験場所 １３か所

通信試験のみ

５０か所

計

６３か所
10

3-1. 実証試験場所③Ｒ４＜無線通信端末の設置状況＞
無線通信端末2022(令和4)年度
×3

防水BOX内収納

八戸市
×9
無線通信端末×3

ビニール養生

試験場所
（住宅等）

１８か所

試験場所
(水道施設)

３か所

計

２１か所
11

3-1. 実証試験場所③Ｒ４2022(令和4)年度＜無線通信端末の設置状況＞
無線通信端末防水BOX内に収納

ビニール養生12

3-2. 実証試験結果①

Ｒ２

2020(令和2)年度＜試験項目Ⅰ＞無線通信端末⇔電力メーター間の通信状況
 データが通信出来ない箇所は4件あった。
商用化されたシステム利用で解消される
3件
無線通信端末の取付位置を変更しても解消されない 1件＜試験項目Ⅱ＞取得した検針データ等の整合性確認

 取得した項目すべてが正確であることが確認できた。
①検針値②計器のアラーム情報（漏水、逆流、電池切れなど）＜試験項目Ⅲ＞無線通信端末の電池消耗量
 三菱電機製の無線通信端末装置で、一定条件のもとでの計算結果
2400mAhの電池動作年数
電池1本 06.3年、電池2本 12.6年

133-2. 実証試験結果②Ｒ３

2021(令和3)年度＜試験項目Ⅰ＞取得した検針データ等の整合性確認
 取得した項目すべてが正確であることが確認できた。
①検針値②計器のアラーム情報（漏水、逆流、電池切れなど）＜試験項目Ⅱ＞無線通信端末⇔電力メーター間の通信状況
 通信は概ね問題無く出来たが、以下の場合において電波の減衰がみられた。
①無線通信端末装置と電力SM間の距離が遠い場合(200m程度実績有)②無線通信端末装置と電力SM間に家屋などの遮蔽物がある場合③無線通信端末装置が雪でおおわれている場合(2mの積雪時通信実績有)④水道メーターBOXが水没している場合
 その他※隔測メーターを設置してる場合、地上にある隔測表示器と無線端末の接続が可能であるため、埋設されているメーターボックス内に無線端末を取り付ける場合と比較し、通信環境が非常によい。
14

隔測メーターが設置されている場合

無線通信端末

隔測表示器

電子メーター15

3-2. 実証試験結果③Ｒ４2022(令和4)年度(実施中(2023(令和5年1月末現在))＜試験項目Ⅰ＞取得した検針データ等の整合性確認
 取得した項目すべてが正確であることが確認できた。
①検針値②計器のアラーム情報（漏水、逆流、電池切れなど）＜試験項目Ⅱ＞無線端末装置⇔各量水器メーカーシステム間の通信
 通信は概ね問題無く出来たが、以下の問題点があった。
①データ取得率が低い箇所があった。
⇒ 鉄蓋の影響を受けていたため樹脂製の蓋へ交換し、解消した。
②電池切れとなった箇所があった。
⇒データが取得されず、何度もデータ送信を繰り返したことによる消耗が考えられたため、鉄蓋を樹脂製の蓋へ交換した。
※ 実証試験中であるため、詳細の結果については未公表。
16

3-3. 今後の予定について①2023(令和5)年度以降の実証試験について＜目的＞
 業務の安定的な継続 多様化するお客様ニーズに対するサービスの更なる向上
 事業の効率化と健全経営の持続化＜概要＞
 商用化された電力通信網、携帯電話会社の通信網を利用 さまざまな設置環境における問題点の抽出と課題解決
 長期間使用における耐環境性、異常時の対応の検証
 取得したデータの活用方法の検証＜試験対象＞
 圏域内4エリア(住宅地、商業地、工業地、山間・沿岸部)
 水道メーターが検定満了交換(8年毎)となるお客様から選定
 約1,600件
2023(令和5)年度～
東北電力NW㈱ 約800件
2024(令和6)年度以降
量水器メーカー 約800件
17

3-3. 今後の予定について②＜第4次総合計画期間費用＞

78,116千円（税込み） スマート(電子)メーター購入(約1,600個)
 無線通信端末購入(約1,600個)
 量水器ボックス蓋(改良) スマートメーター設置工事(約1,600個)
 無線通信端末設置工事(約1,600個)
 システム利用料(約1,600か所)＜令和5年度当初予算＞

26,295千円（税込み） スマート(電子)メーター購入(約371個) ※1
 無線通信端末購入(約800個)
 量水器ボックス蓋(改良) スマートメーター設置工事(約371個)※1
 無線通信端末設置工事(約800個)
 システム利用料(約740か所)※2※1 令和4年度429個購入、設置(事前準備) ※2 サービス利用適用60件(無料)18

3-3. 今後の予定について③2023(令和5)年度以降

住宅地

約400か所

商業地

約400か所

工業地

約400か所

山間・沿岸部 約400か所

19