鋼製スリーブ床貫通部の施工手順

ケーブル貫通部防火措置キット

床への施工に際して（施工前にご確認ください。）●鋼製スリーブの設置について

4．ダンシール-Pの充填【認定条件】

予め、貫通部に鋼製スリーブを設置し、ケーブル及び周辺を清掃します。
鋼製スリーブの施工は、鋼製スリーブのキット附属の取扱説明書により行ってください。

国土交通大臣認定番号：PS060 FL-0223
最 大 開 口 面 積：0.6m 2以下
適用可能ケーブルサイズ ：325mm2（導体サイズ）以下
ケ ー ブ ル 占 積 率 ：15%以下
貫通する床の構造等 ： 鉄筋コンクリート（厚さ100mm以上）（ただし、中空床を除く）
品

スリーブの寸法条件

PK25-3020
PK25-4020
PK25-5020
PK25-6020
PK25-7020
PK25-8020
PK25-9020
PK25-10020
PK25-11020
PK25-12020

断面図
フランジ幅25mm

AS□

鋼板製板厚1.6mm以上

深さ200mm以上

1．ケイカライト-MGの切断番適合するスリーブ
サイズ
300×200
400×200
500×200
600×200
700×200
800×200
900×200
1000×200
1100×200
1200×200

AS3020AS4020AS5020AS6020AS7020AS8020AS9020AS10020
AS11020
AS12020

ダンシール-P（シート）を25mm幅に切断して鋼製スリーブのフランジに貼り付けます。※ 鋼製スリーブのコーナー部に隙間がある場合は鋼製スリーブ内側からダンシール-Pで埋めてください。
252520mm
20mm以上ケイカライト-MG① ダ ン シ ー ル-P（ シ ー ト ）を 使 い ケ イ カ ラ
イト-MGとケーブル及びケーブルラックの隙間を下図のように目詰めを行い、ダンシール-P三角をケーブル及びケーブルラック周囲を挟み込むように充填します。

※ ダンシール-P三角を下図のように20mmほど突き出して切断すると簡単にできます。

20550

ケイカライト-MG固定後に幅20mm厚さ5mmに な る よ う にならしてください。

② 板の位置決めをした後、鋼製スリーブのボルト穴に合わせて、 ケ イ カ ラ イ ト-MGに ド リル（φ8）で下穴をあけます。その 後 市 販 の ボ ル ト・ ナ ッ ト・平 座 金（M6×40以 上 ）で フ ランジに固定します。
※ 固定ボルトは300mm以下の間隔で施工してください。

※ フランジ部に穴があいていない鋼製ス
リーブの場合は、直接ケイカライト-MGとスリーブのフランジ部をビス止めしてください。

ダンシール-P
ビス

鋼製スリーブダンシール-P
受け金具※

50mm以上ブッシング
30mm以上20mm
モルタル等不燃材② ケイカライト-MG表面から50mm以上なるように盛り上げ成形します。

※50mm以下

50mm以上※金属部分の露出が50mm以下となるようにモルタル等の不燃材料で覆ってください。

ご注意

ケイカライト-MG●鋼製電線管（長さ290mm以上）の施工について

ダンシール-P

ダンシール-Pシート
ダンシール-P三角

ケイカライトMG

鋼製電線管（呼び径75以下）●壁貫通部の場合、ケーブル及びケーブルラック周囲のダンシール-Pの支持が上下に必要となります。キット品附属の支持棒で支持を行ってください。
●鋼製スリーブがない場合には「イチジカン-PK40キット」をご使用ください。
●合成樹脂製可とう電線管の貫通はできません。
（床・壁貫通部）●鋼製電線管の貫通はできません。
（壁貫通部）●床ピット内の施工については認定外になります。
●バスダクト、金属ダクト貫通部の施工については、弊社にお問い合わせください。

工法表示ラベルについて

1．工法表示ラベルは、本製品に１枚同梱しております。
2．工法表示ラベルを紛失した場合は、弊社ホームページ（右記）から請求できます。
製品の仕様はお断りなく変更することがあります。

ケイカライト-MG※ パテを支える機能を持たせるようにφ2mm以上の鋼線を成型したものであればご使用頂けます。各電線管同士を耐熱シール材の措置ができる間隔（60mm）以上をあけてください。
（2段重ねや、他のケーブルに接するような配置はできません。）

工法表示ラベル（貼り付け例）

最終仕上がりを確認して施工完了です。
最後に工法表示ラベルを見える位置に貼り付けてください。

① ケイカライト-MGの上板と下板の間に幅50mm程度に切断したダンシール-Pを挟みこみます。

50mm以上50mm以上
25mm
以上

取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
本紙をよくお読みの上、現場の状況に合わせて正しく施工してください。

梱包内容

ダンシール-P三角 ダンシール-P（シート） ケイカライト-MG

ダンシール-P支持棒

壁固定用アンカー 支持棒固定用ねじ 工法表示
ラベル
（六角M6×75） （六角M6×45）※鋼製スリーブへの固定用ボルト・ナットは同梱されておりません。詳しくは床施工手順3をご参照ください。

〈ダンシール-P（シート）の目詰め方法〉

5．施工完了

3．ケイカライト-MGの固定ケーブル
ダンシール-P

ケーブルラック

50mm以上ダンシール-P
鋼製
スリーブ

520mm
以上

ダンシール-Pが入っていますPS060 FL -0223
PS060 WL-0274

国土交通大臣認定● ケーブル導体サイズが325mm 2 の場
合、さらにダンシール-P（厚さ5mm）を50mm巻き付けてください。

ケーブルラック

対応する標準品
スリーブの品番

2．ダンシール-P（シート）の貼り付け

ケイカライト-MGの切断については、中空壁貫通部の施工手順の１を参照ください。この時、スリーブのフランジ部からケイカラ
イト-MGの突き出しを20mm以上とします。
（下図参照）※床貫通部の施工では、ダンシール-P支持棒は使用しません。

① ダンシール-Pをケイカライト-MG表面から50mm以上盛り上げ成形します。

工法表示ラベル

必要適品番

PK25-3020

合構

成材

料

ダンシール-P（㎏） ケイカライト-MG ダンシール-P
取扱説明書
ケーブルラック幅
壁固定用 支持棒固定用
・工法表示
25mm厚
支持棒
開口サイズ（mm）(mm)
三角 シート L×W（mm） 25mm厚（本） アンカー（本） ねじ（本）ラベル
300×200

200

1.1

1.1

400×300264

PK25-4020

400×200

300

2.1

1.0

500×300264

PK25-5020

500×200

400

2.11.4600×300

264

PK25-6020

600×200

500

2.1

2.3

700×300264

PK25-7020

700×200

600

3.2

1.7

800×300

468

PK25-8020

800×200

700

3.2

1.9

900×300

488

PK25-9020

900×200

800

3.2

2.4

1000×300

488

PK25-10020

1000×200

900

4.2

2.2

1100×300

488

PK25-11020

1100×200

1000

4.2

2.3

1200×300

488

PK25-12020

1200×200

1000

4.2

2.7

1300×300

488梱包
荷姿

1箱/1組

各1枚2箱/1組※キット品は開口面積0.24m 2 まで取り揃えております。これを超える開口面積の場合は、上記の品番を組み合わせてご使用になるか、または別途弊社にご相談ください。
※ダンシール-Pの所要量は、貫通ケーブルラック幅の65%程度を占めた状態で算出しております。所要量に不足が生じる場合には、別売品のダンシール-Pをお買い求めください。
※ケイカライト-MGは片面化粧研磨仕上、片面荒仕上になっております。

特長工具●充電式ドリル●ジグソードライバー（キリは鉄用φ3.4、φ5） ●丸のこ
●プラスドライバー●振動ドリル●六角ビット（キリはコンクリート用φ5.3）●掃除機

技術事項のお問い合わせは株式会社古河テクノマテリアル 防災事業部〒254-0016 神奈川県平塚市東八幡5-1-8
TEL（0463）24-9341 FAX（0463）24-9346
ホームページアドレス http：//www.furukawa-ftm.com/bousai/
FT-取説-第21009号 2020.2①耐火仕切板（ケイカライト-MG）を使用する片側工法です。中空壁にもコンクリート壁にも施工できます。
開口面積0.6 m2 以下に対応できます。
（キット品は0.24 m2 までの品揃え）②床貫通部の鋼製スリーブ開口にも施工できます。開口面積0.6 m2 以下に対応できます（。キット品は0 . 2 4 m2 までの品揃え）③床貫通部については、鋼製電線管（呼び径75まで）も貫通できます。

中空壁貫通部

壁 貫 通 部

鋼製スリーブ床貫通部

鉄筋コンクリート・ALC壁貫通部の施工手順

中空壁貫通部の施工手順
中空壁への施工に際して（施工前にご確認ください。）●中空壁（石膏ボード壁など）への施工に際して内部が中空の壁の場合、開口の内側に次の（1）〜（3）のいずれかの方法で開口補強枠を設置した上で、施工を行ってください。

① ケイカライト-MGの上板と下板の間に幅30mm程度に切断したダンシール-Pを挟みこみます。

【認定条件】（中空壁・壁用）
国土交通大臣認定番号：PS060 WL-0274
最 大 開 口 面 積 ：0.6m 以下
2（1）軽量鉄骨の間柱等を利用

1．ケイカライト-MGの切断

2．ケイカライト-MGの固定※ 壁が平坦でない場合には、ダンシール-P（シート）を壁面とケイカラ
イト-MGの間に貼り付けると作業が楽にできます。

適用可能ケーブルサイズ ：325mm2（導体サイズ）以下（2）鋼製枠（板厚0.8mm以上）の取り付け（3）壁材と同等の材質（石膏ボード等）の枠の取り付け

鋼製枠を取り付けた場合② 位置決めした後、ケイカライト-MGにドリルで下穴（φ5）をあけ、その後、壁面にもドリルで下穴（φ3.4）をあけ充電ドリルドライバー等で壁固定用アンカー（M6×75）で固定します。
長辺板固定間隔は420mm以下とします。

2．ケイカライト-MGの固定① ケイカライト-MGの上板と下板の間に幅30mm程度に切断したダンシール-Pを挟みこみます。

ケ ー ブ ル 占 積 率：20%以下

貫 通 す る 壁 の 構 造 等 ：建築基準法第2条第七号の規定に基づく耐火構造（60分）において、国土交通大臣が認定した壁（厚さ80mm以上）（ただし、鉄筋コンクリート造及びALCパネルにおいては厚さ70mm以上）
建築基準法施行令115条の2の2第1項第一号の規定に基づく準耐火構造（60分）（ただし、両面強化石膏ボードに限る、中空壁の場合は鋼製または壁を構成する壁材と同等の材料による開口補強を設けること）※中空壁貫通部の施工手順1を参照ください。

※ 壁が平坦でない場合には、ダンシール-P（シート）を壁面とケイカライト-MGの間に貼り付けると固定が楽にできます。

② 位置決めした後、ケイカライト-MGにドリルで下穴（φ5）
をあけ、その後、壁面にもドリルで下穴（φ5.3）をあけ
充電ドリルドライバー等で壁固定用アンカー（M6×75）で固定します。長辺板固定間隔は420mm以下とします。

※ 壁の構造・材質によっては、それに適したアンカーボルトを別途お買い求めください。
（M6×75mm以上）

3．ダンシール-P支持棒の取り付け

3．ダンシール-P支持棒の取り付け

ダンシール-P支持用として附属の支持棒をケーブルラックの上下（またはケーブル上下）に取り付けます。

ダンシール-P支持用として附属の支持棒をケーブルラックの上下（またはケーブル上下）に取り付けます。

総壁厚：80mm以上

1．ケイカライト-MGの切断（床・壁共通）※ケイカライト-MGは片面化粧研磨仕上、片面荒仕上になっております。
開口部・ケーブルラック及びケーブル形状に合わせてケイカライト-MGを切断加工します。この時、壁面とケイカライト-MGの被り代は50mm以上とします。

50mm以上①ケイカライト-MGの切断

ケーブルラックの子桁上面を基準にケイカライト-MGを丸ノコ等で切断します。
50mm※ ケーブルラック及びケーブルの形取りが大きすぎないように切断してください。
（2 〜 3mm大きめに切り込みます。）〈ダンシール-Pの目詰め方法〉②下板の切り込み50mm

ラック下側に取り付けるケイカライト-MGを親桁下部の形状に合わせてけがいてジグソー等で切り込みます。

③上板の切り込み

ラック上側に取り付けるケイカライト-MGを親桁上部及びケーブルの外周の形状に合わせてけがいてジグソー等で切り込みます。
※※※ラックの子桁上面からラックの親桁下面の長さ+2 〜3mm分を切り込みます。

※ラックの子桁上面からラックの親桁上面の長さ+2 〜3mm分を切り込みます。

① ダンシール-P（シート）を使いケ
イカライト-MGとケーブル及びケーブルラックの隙間を右図のように目詰めを行い、ダンシー
ル-P三角をケーブル及びケーブルラック周囲を挟み込むように充填します。

5．施工完了

ダンシール-P三角

最終仕上がりを確認して施工完了です。
最後に工法表示ラベルを見える位置に貼り付けてください。

工法表示ラベル（貼り付け例）②ダンシール-P三角と支持棒の隙間の充填を行いケイカライト-MG表 面 か ら25mm以 上 盛 り上げ成形します。さらにケーブ ル 周 囲 は35mm以 上 に な るよう盛り上げます。

① ②③①50mm以上②35mm以上③10mm以上

ダンシール-Pの充填アルミテープ
鉄線（φ1mm以上）※ケーブル導体サイズが325mm 2 の場合、さらにダンシールP（厚さ5mm）を50mm巻き付け、市販のアルミテープ（厚さ0.05mm）と鉄線（φ1mm以上）で固定してください。
ダンシール-Pの目詰め※ケーブルが部分的にしか配線されていない場合は上図のように支持棒を取り付けておくことも可能です。

ダンシール-Pをケイカライト-MG表面から35mm以上盛り上げ成形します。

アルミテープ鉄線（φ1mm以上）※下図のように開口とケーブルラックが平行でない場合がありますので左右確実に採寸してください。

50mm①50mm以上②35mm以上③10mm以上

ダンシール-Pの充填※PK25-7020以上のサイズは支持棒が2分割されております。ラックの幅に合わせてご使用ください。

4．ダンシール-Pの充填① ②③

ダンシール-Pをケイカライト-MG表面から35mm以上盛り上げ成形します。

ケーブルラック
開口位置
切断位置

50mm

※ ケーブルが部分的にしか配線されていない場合は上図のように支持棒を取り付けておくことも可能です。

4．ダンシール-Pの充填

50mm以上※ 電動工具等は取扱説明書に基づき安全に使用し、ケガのないように注意してください。
※ 切断する際には粉塵マスクなどを着用してください。

※ PK25-7020以上のサイズは支持棒が2分割されております。ラックの幅に合わせてご使用ください。

35mm以上※ ケーブル導体サイズが325mm 2 の場合、さらにダンシールP（厚さ5mm）を50mm巻き付け、市販のアルミテープ（厚さ0.05mm）と鉄線（φ1mm以上）で固定してください。

〈ダンシール-Pの目詰め方法〉① ダンシール-P（シート）を使いケ
イカライト-MGとケーブル及びケーブルラックの隙間を右図のように目詰めを行い、ダンシー
ル-P三角をケーブル及びケーブルラック周囲を挟み込むように充填します。

5．施工完了

最終仕上がりを確認して施工完了です。
最後に工法表示ラベルを見える位置に貼り付けてください。

ダンシール-Pの目詰め② ダンシール-P三角と支持棒の隙間の充填を行いケイカライ
ト-MG表 面 か ら25mm以 上 盛り上げ成形します。さらにケーブ ル 周 囲 は35mm以 上 に な るよう盛り上げます。

ダンシール-P
三角工法表示ラベル（貼り付け例）

35mm以上