空調工具

マニホールド取扱 説 明 書

2バルブタイタン

スタンダード【ご使用前に必ず本書をお読みください。】

ブルートⅡ

マニホールド
安全にご使用いただくためにこのたびは、マニホールドをお買い上げいただきましてありがとうございます。
● この取扱説明書は、お使いになる方に必ずお渡しください。
● ご使用前に必ず本書を最後までよく読み、確実に理解してください。
● 適切な取扱いで本機の性能を十分発揮させ、安全な作業をしてください。
● 本書は、お使いになる方がいつでも取り出せるところに大切に保管してください。
● 本機を用途以外の目的で使わないでください。
● 商品が届きましたら、ただちに次の項目を確認してください。
・ ご注文の商品の仕様と違いはないか。
・ 輸送中の事故等で破損、変形していないか。
・ 付属品等に不足はないか。
万一不具合が発見された場合は、至急お買い上げの販売店、または当社営業所にお申し付けください。
（本書記載内容は、改良のため予告なしに変更することがあります。
）

警告表示の分類
本書および本機に使用している警告表示は、次の 2 つのレベルに分類されます。

警告

本機に接触または接近する使用者・第三者等が、その取り扱いを誤ったりその状況を回避しない場合、死亡または重傷を招く可能性がある危険な状態。

注意

本機に接触または接近する使用者・第三者等が、その取り扱いを誤ったりその状況を回避しない場合、軽症または中程度の傷害を招く可能性がある危険な状態。または、本機に損傷をもたらす状態。

目次

安全上のご注意............................................ 2製品の構成..................................................... 4
2 バルブスタンダードマニホールド.............
2 バルブタイタンマニホールド....................
4 バルブタイタンマニホールド....................
4 バルブブルートⅡマニホールド................

4
56
7

使用方法......................................................... 8

準備............................................................... 8
システム内圧力確認...................................... 8
真空乾燥........................................................ 9フロンガスの充填......................................... 10

ゲージの調整................................................ 11

1

MANIFOLD
安全上のご注意● 作業要所での詳しい注意事項は、この後の各章で記載しています。

警告◆ 作業をする場所は、換気のよい場所で行ってください。

安全上のご注意● ここでは、本機を使用するにあたり、一般的な注意事項を示します。

タンク内や密閉空間など 換気の悪い場所での作業は、ガス漏れによる酸欠事故や中毒事故の原因となります。

◆ フロンガスが燃焼すると非常に毒性の強い酸性ガスが発生し、そのガスを吸い込むと大変危険です。
絶対に火気を近づけず、換気のよい場所で作業してください。

◆ 修理技術者以外は絶対に分解しないでください。
◆ 改造は絶対に行わないでください。
冷媒圧力による破損や異常な動作が発生し、ケガや破損の原因となります。

◆ 作業をする場合は、周辺環境を考慮して必ず保護メガネ・保護手袋を着用してください。
作業環境は明るく綺麗にしておきます。暗所での作業や作業環境の乱れは、怪我や事故の原因となります。
フロンガスが目に入ったり皮膚に触れると、凍傷になったり失明する恐れがあります。

◆ ホース内に、液状フロンを満杯にした状態で両端をバルブ等で閉めないでください。
◆ 40℃以上になる場所で使用したり、保管しないでください。
気温の上昇によって、液状フロンが膨張しホースが破裂する恐れがあります。

◆ 適用冷媒以外使用しないでください。
本工具はマニホールド毎に、使用できるフロンガスの種類が定められています。
指定以外のフロンガスや他のガス用として使用すると、本工具の使用圧力を超え破損する恐れがあります。

◆ 作業前に、ホースパッキン等の点検作業を実施してください。
ホースパッキンの脱落・破損・ヘタリ等は、冷媒漏れの原因となり冷媒による凍傷やけどや失明の恐れがあります。

2

マニホールド
安全上のご注意

注意◆ 本工具を担当者以外に操作させないよう管理してください。
◆ 結果の予測ができない、または確信がもてない取扱いはしないでください。
◆ 本工具は使用目的以外の用途には使用しないでください。
本工具は冷凍空調機器類の真空引き作業や、フロンガスの充填および圧力を測定するための工具です。

◆ 窒素ガス用に使用しないでください。
フロンガス用のチャージングホースは、窒素ガス用として使用できません。窒素ガス用として付属のチャージングホースを使用すると、正しい圧力測定ができない場合があります。

◆ 本工具に負担のかかる無理な使用はしないでください。
無理な作業は、工具の損傷を招くばかりでなく、事故の原因にもなります。

◆ 作業台や作業場所は整理整頓し、いつもきれいな状態で十分な明るさを保ってください。
作業環境が悪いと事故の原因となります。

◆ 疲労・飲酒・薬物等の影響で作業に集中できないときは、操作しないでください。
◆ 本工具を使用しないときは、乾燥した場所で子供の手が届かない、または鍵のかかる場所に保管してください。
◆ 本取扱説明書、および当社カタログに記載されている指定の付属品やアタッチメント以外は使用しないでください。
◆ 本工具を落としたりぶつけた場合は、ただちに破損・亀裂・変形等がないか点検してください。
破損、亀裂、変形等がある状態で作業を行うと、ケガや事故の原因となる場合があります。

◆ 各部の変形・腐食等がないか、常に日常点検を行ってください。
◆ 本工具の異常 ( 異臭・振動・異常音 ) に気づいたときは、ただちに停止してください。
むやみに分解せず点検や修理を依頼してください。
修理はお買い上げの販売店、または当社支店・営業所にお申しつけください。

3MANIFOLD
製品の構成
2 バルブスタンダードマニホールド

フック

高圧ゲージ

低圧側バルブ

高圧側バルブ

低圧ポート

製品の構成

低圧ゲージ

高圧ポート

中央ポート
（真空・充填）品

名

2 バルブスタンダードマニホールド

本体

適用冷媒

R410A/R32

R407C/R404A/R134a
Y409678S

コード No.

Y41784ゲージ径 (mm)

φ 80

φ 80

高圧・低圧ポート5/16”(1/2"-20UNF)

1/4”(7/16"-20UNF)

中央ポート

5/16”(1/2"-20UNF)

1/4”(7/16"-20UNF)

使用可能圧力 (Mpa)-0.1 ～ 5.5（高圧）-0.1 ～ 3.5（低圧）-0.1 ～ 3.5（高圧）-0.1 ～ 1.7（低圧）

ホース
ホース

品 名
適用冷媒
コード No.
本 体
92cm × 3 本
152cm × 3 本
ケース

2 バルブスタンダードマニホールド キット
R32/R410A
Y4095132C
Y4171532C
Y41784○ (Y21583)○ (Y21585)○ (XP854)

品 名
適用冷媒
コード No.
本 体
92cm × 3 本152cm × 3 本
ケース

2 バルブスタンダードマニホールド キット
R407C/R404A/R134a
Y409678C
Y40973C
Y409678S○ (Y21983)○ (Y21985)○ (XP854)※    ○の後の ( ) は、該当商品のコード No. を記載しています。

4マニホールド2 バルブタイタンマニホールド

フック

製品の構成

低圧ゲージ

高圧ゲージ

低圧側バルブサイトグラス

パージポート

高圧側バルブ

低圧ポート
高圧ポート

中央ポート
（真空・充填）品

名

2 バルブタイタンマニホールド

適用冷媒

R32/R410A

コード No.

Y40922ゲージ径 (mm)本体

R407C/R404A/R134a
Y49836
φ 80

高圧・低圧ポート5/16”(1/2"-20UNF)

1/4”(7/16"-20UNF)

中央ポート

5/16”(1/2"-20UNF)

1/4”(7/16"-20UNF)

パージポート5/16”(1/2"-20UNF)

1/4”(7/16"-20UNF)

使用可能圧力 (Mpa)-0.1 ～ 5.5（高圧）-0.1 ～ 3.5（低圧）-0.1 ～ 3.5（高圧）-0.1 ～ 2.4（低圧）ホース

2 バルブタイタンマニホールド キット
適用冷媒
R32/R410A
R407C/R404A/R134aコード No.
Y4092932C Y4093032C
Y40927C
Y40921C
本 体
Y40922
Y4983692cm × 3 本 ○ (Y21583)○ (Y21983)
152cm × 3 本○ (Y21585)○ (Y21985)
ケース○ (XP854)※    ○の後の ( ) は、該当商品のコード No. を記載しています。

5

MANIFOLD
4 バルブブルートⅡマニホールド

フック
低圧ゲージ

高圧ゲージ
ゲージプロテクタ赤真空ポートバルブ

充填ポートバルブ

低圧側バルブ

製品の構成

ゲージプロテクタ青高圧側バルブ

低圧ポート

高圧ポート

真空ポート

充填ポート
サイトグラス品

名4 バルブブルートⅡマニホールド

適用冷媒

R32/R40A

コード No.

Y4093832S

本体

R407C/R404A/R134a
Y46130ゲージ径 (mm)φ 80

高圧・低圧ポート5/16”(1/2"-20UNF)

真空ポート

3/8”(5/8"-18UNF)

3/8”(5/8"-18UNF)

充填ポート

5/16”(1/2"-20UNF)

1/4”(7/16"-20UNF)

使用可能圧力 (Mpa)-0.1 ～ 5.5（高圧）-0.1 ～ 3.5（低圧）-0.1 ～ 3.5（高圧）-0.1 ～ 2.4（低圧）4 バルブブルートⅡマニホールド キット
R32/R410A
R407C/R404A/R134a
Y4093832C
Y4094132C
Y40923C
Y409235C
Y4093832S
Y46130○ (Y21583)

ホース

品 名
適用冷媒
コード No.
本 体
高圧 ･ 低圧 ･ 充填用
92cm × 3 本
高圧 ･ 低圧 ･ 充填用
152cm × 3 本
真空用
92cm × 1 本
真空用
152cm × 1 本
ケース
ゲージカバー1/4”(7/16"-20UNF)○ (Y21983)○ (Y21585)○ (Y14536)○ (Y21985)○ (Y14536)○ (Y14560)○ (Y14560)○ (XP512)○ (Y49190)※    ○の後の ( ) は、該当商品のコード No. を記載しています。

6

マニホールド
使用方法
準備警告◆作業をする前に各機器メーカーのサービスマニュアルをよく読んでから作業を始めてください。

低圧側
バルブ
① 閉

高圧側
バルブ
閉 ①

製品の構成

機械の故障、思わぬ事故の原因になります。

高圧側

ホース赤
ホース黄

① マニホールドの高圧側・低圧側バルブを閉じます。
② ホースを接続します。

ホース青

低圧側 システム

45°ナット側② 接続※ 45°ナット（ムシ押し）側をシステムに接続してください。

※システムに低圧ポートしかない場合は、低圧側のみ接続してください。

システム内圧力確認
マニホールドの全てのバルブを閉じて、システム側を開けると、システム内の圧力を確認することができます。
２バルブ
Lo注意Hi閉室内機
閉

開

高圧側
サービスポート◆チャージングホースを CFC・HCFC
機器と HFC 機器で共用すると、冷凍機油の混合によって、機器損傷の恐れがあります。
Lo

室外機
開

低圧側
サービスポート

４バルブ
Lo

閉

Hi

閉

Hi

閉

室内機
閉

開

高圧側
サービスポート

7

充填ポートバルブ： 閉
真空ポートバルブ： 閉

室外機
開

低圧側
サービスポート

カーエアコンMANIFOLD
真空乾燥
中央ポート ( ２バルブ ) もしくは充填ポート ( ４バルブ ) と真空ポンプを接続し、真空乾燥を行います。
※ 真空引き時間は、各機器メーカーのサービスマニュアルを参照してください。

警告２バルブLo

Hi

室内機 ◆作業前にホースパッキンの状態を確認してください。

開

開
開

ON

高圧側
サービスポート

ホースパッキンの脱落・破損・ヘタリがあると、フロンが漏洩して凍傷やけどや失明をする原因になります。必ず交換した後に作業を始めてください。

４バルブ

開Lo

LoHi

使用方法

室外機
開

低圧側
サービスポート

Hi

室内機ON

開
開

ON

高圧側
サービスポート

充填ポートバルブ：閉真空ポートバルブ：開

室外機
開

低圧側
サービスポート

カーエアコン注意◆真空引きを実施する前に、機器内にフロンがないことを確認してください。
フロンが残ったままでの真空引き作業は、真空ポンプオイルの噴出や真空引き時間が長くなる原因となります。

8マニホールド
フロンガスの充填
中央ポート ( ２バルブ ) もしくは充填ポート ( ４バルブ ) とボンベを接続し、計量しながら、充填を行います。
※ HFC はチャージファースタまたは、リキッドチャージアダプタを取り付け、液で充填してください。
規定量の充填が完了したら、ボンベまたはチャージングシリンダのバルブおよびマニホールドの各バルブを閉じます。
※ 運転状態で、マニホールドの高圧・低圧ゲージが各機器メーカー指定の圧力になっているか確認してください。
２バルブ
LoHi

使用方法

室内機

チャージ
ファスタ

開

閉
閉

ボンベアダプタ

高圧側
サービスポート

室外機
開

低圧側
サービスポート

４バルブ
LoHi

室内機

チャージ
ファスタ

開

閉
閉

高圧側
サービスポートボンベアダプタ

室外機
充填ポートバルブ：開真空ポートバルブ：閉開低圧側
サービスポート注意◆ ホースを外す際は、フロンガスの吐出に注意してください。

9MANIFOLD
ゲージの調整①大気圧（0MPa）の時、針が 0MPa の白い範囲内に入っていれば、 精度範囲内です。
②白い範囲内に入っていなければ、校正または調整が必要です。

2③窒素と圧力調整器を使って、マニホールドの高圧側・低圧側の各ポートに、下表の圧力を掛けます。
高圧側ゲージ

低圧側ゲージ

R32/R410A

2.0MPa1.0MPaR32/R410A 以外

1.0MPa0.5MPaLoHi

閉⑤調整完了後、窒素ボンベのバルブを閉じ、マニホールドのバルブを開けて窒素が出なくなったことを確認してからホースを外してください。

閉

φ80ゲージキャップ

ゲージの調整④加圧圧力したとゲージの支持値に誤差がある場合、マニホールドを加圧した状態で以下のように調整を行います。
φ 68 ゲージ……ゲージカバーを外します。
φ 80 ゲージ……キャップを外します。
１．マイナスドライバーで調整ネジを回して、加圧圧力に調整を行ってください。
［＋方向］……左へ回します。
［－方向］……右へ回します。
２．調整が終わりましたら、
φ 68 ゲージ…ゲージカバーを取付けてください。
φ 80 ゲージ…キャップを取付けてください。

閉

窒素ガスボンベ

冷媒種類

調整ネジ
右へ回す
－左へ回す
＋⑥大気圧 (0MPa) の状態での①の 0 点確認で、指針が白い範囲内であることを確認します。もし、指針が白い範囲内にならない場合は、ゲージの交換が必要です。

10

●お客様メモ
製造番号 ：
購入年月日：年
お買い求めの販売店後日のために記入しておいてください。
お問合せや部品のご用命の際にお役に立ちます。

月日          Ver.15  コード No. IM0059     YJ