品品番配水用鋳鉄管×水道給水用高密度ポリエチレン管（JIS外形）本管分岐 ～ メータ止水栓配管図番

寸法①DIP用サドル付分水栓EF挿口付本管×φ25、φ20①'DIP用サドル付分水栓

本管×φ25、φ20②EFソケット

φ25、φ20③EF直管(JIS外径)φ25、φ20④EF90°エルボφ25、φ20⑤挿口付伸縮継手

φ25、φ20⑥リフト式逆止付伸縮ボール止水栓

φ25、φ25×φ20、φ20、φ20×φ13⑦

メータ用エラスチックジョイント

φ25、φ20、φ13⑧HI-TSソケットφ25、φ20、φ13⑨EF挿口付ボール止水栓

φ25、φ20⑨'ボール止水栓

φ25、φ20⑩伸縮可とう離脱防止継手φ25、φ20⑪ユニオンソケットφ25、φ20※二次側の取替が必要な場合のみ施工①’ ⑪⑥⑤⑦⑧既設配管⑧既設配管もしくは、③もしくは、①②③メータ⑥④③⑦⑪⑨
メータ本管分岐 ～ 公道ボール止水栓配管図③①②③③⑩既設配管④もしくは、⑨’③⑪⑪③名称図面

図番下関市上下水道局 給水装置分岐標準配管図配水管配水用鋳鉄管(φ75以上の場合)給水管水道給水用高密度ポリエチレン管(φ25、φ20)分岐方法鋳鉄用サドル付分水栓EF挿口付1 - 1

品

品番

配水用鋳鉄管 × 水道給水用高密度ポリエチレン管(JIS外径)本管分岐 ～ 宅内止水栓番

寸①DIP用サドル付分水栓EF挿口付本管×φ40①'DIP用サドル付分水栓

本管×φ40②EFソケット

φ40③EF直管(JIS外径)φ40④EF90°エルボ

φ40⑤挿口付伸縮継手φ40⑥ボール止水栓φ40⑦

メータ用エラスチックジョイント

φ40⑧

HI-TSソケットφ40⑨EF挿口付ボール止水栓

φ40⑨'ボール止水栓φ40⑩伸縮可とう離脱防止継手φ40⑪ユニオンソケットφ40法配管図⑥①’ ⑪公道上⑤宅地上⑦⑧既設配管⑧既設配管

もしくは、③もしくは、①③②⑥④③⑪⑦⑨本管分岐 ～ 公道ボール止水栓①配管図②③
②③

④

③

⑩

既設配管※公道上に設置する⑨ボール止水栓については、ﾛﾝｸﾞｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ仕様名称

図面

図番下関市上下水道局 給水装置分岐標準配管図

配水管配水用鋳鉄管(φ75以上の場合)

給水管水道給水用高密度ポリエチレン管(φ40)

分岐方法鋳鉄用サドル付分水栓EF挿口付
1 - 2品

品番

配水用鋳鉄管 × 配水用ポリエチレン管(JWWA外径)

本管分岐 ～ 宅内止水栓①’配管図番①DIP用サドル付分水栓EF挿口付本管×φ50①'DIP用サドル付分水栓本管×φ50②EF受口付直管(JWWA外径)

φ50③EFベンド90°

φ50④挿口付伸縮継手φ50⑤

ボール止水栓φ50⑥

メータ用エラスチックジョイント

φ50⑦HI-TSソケットφ50⑧

EF挿口付ボール止水栓

φ50⑧'ボール止水栓φ50⑨伸縮可とう離脱防止継手

φ50⑩ユニオンソケットφ50⑪EFソケットφ50⑩
公道上⑥④②②法⑤宅地上もしくは、①寸⑦既設配管⑦既設配管もしくは、③⑤②⑩⑥⑧本管分岐 ～ 公道ボール止水栓⑪配管図②①

②③②⑨

既設配管

②※公道上に設置する⑧ボール止水栓については、ﾛﾝｸﾞｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ仕様名称

図面

図番下関市上下水道局 給水装置分岐標準配管図配水管配水用鋳鉄管(φ75以上の場合)給水管配水用ポリエチレン管(φ50)

分岐方法鋳鉄用サドル付分水栓EF挿口付1 - 3品品番配水用ポリエチレン管(JWWA外径) × 水道給水用高密度ポリエチレン管 (JIS外径)本管分岐 ～ メータ止水栓配管図番

寸法①PEP用サドル付分水栓EF挿口付本管×φ25、φ20①'PEP用サドル付分水栓

本管×φ25、φ20②EFソケット

φ25、φ20③EF直管(JIS外径)φ25、φ20④EF90°エルボφ25、φ20⑤挿口付伸縮継手

φ25、φ20⑥リフト式逆止付伸縮ボール止水栓φ25、φ25×φ20、φ20、φ20×φ13⑦

メータ用エラスチックジョイント

φ25、φ20、φ13⑧HI-TSソケットφ25、φ20、φ13⑨EF挿口付ボール止水栓φ25、φ20⑨'ボール止水栓φ25、φ20⑩伸縮可とう離脱防止継手φ25、φ20⑪ユニオンソケット

φ25、φ20※二次側の取替が必要な場合のみ施工①’⑥⑪⑤①もしくは、③もしくは、②③⑦④⑧既設配管⑧既設配管メータ⑥③⑪⑦⑨
メータ本管分岐 ～ 公道ボール止水栓配管図③①②③③⑩④既設配管

もしくは、⑨’③ ⑪⑪ ③名

称図

面下関市上下水道局 給水装置分岐標準配管図

配水管

配水用ポリエチレン管(φ50以上の場合)給水管水道給水用高密度ポリエチレン管(φ25、φ20)分岐方法図番PEP用サドル付分水栓EF挿口付1 - 4品品番配水用ポリエチレン管(JWWA外径) × 水道給水用高密度ポリエチレン管(JIS外径)

本管分岐 ～ 宅内止水栓①’番寸①PEP用サドル付分水栓EF挿口付本管×φ40①'PEP用サドル付分水栓

本管×φ40②EFソケット

φ40③EF直管(JIS外径)φ40④EF90°エルボ

φ40⑤挿口付伸縮継手φ40⑥ボール止水栓φ40⑦

メータ用エラスチックジョイント

φ40⑧

HI-TSソケットφ40⑨EF挿口付ボール止水栓

φ40⑨'ボール止水栓

φ40⑩

伸縮可とう離脱防止継手φ40⑪ユニオンソケットφ40法配管図
公道上⑪⑥宅地上⑤⑦⑧既設配管⑦⑧既設配管

もしくは、③もしくは、①②③⑥④③⑪⑨本管分岐 ～ 公道ボール止水栓配管図②③①

②

③

④

③

⑩既設配管※公道上に設置する⑨ボール止水栓については、ﾛﾝｸﾞｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ仕様名

称図

面下関市上下水道局 給水装置分岐標準配管図配水管

配水用ポリエチレン管(φ75以上の場合)給水管

水道給水用高密度ポリエチレン管(φ40)

分岐方法図番PEP用サドル付分水栓EF挿口付1 - 5品番配水用ポリエチレン管(JWWA外径) × 配水用ポリエチレン管(JWWA外径)本管分岐 ～ 宅内止水栓①’配管図品番

寸①PEP用サドル付分水栓EF挿口付本管×φ50①'

PEP用サドル付分水栓本管×φ50②EF直管(JWWA外径)

φ50③EFベンド90°

φ50④挿口付伸縮継手φ50⑤

ボール止水栓φ50⑥

メータ用エラスチックジョイント

φ50⑦

HI-TSソケットφ50⑧

EF挿口付ボール止水栓

φ50⑧'ボール止水栓φ50⑨伸縮可とう離脱防止継手

φ50⑩ユニオンソケットφ50⑪

EFソケットφ50法⑤⑩公道上宅地上④⑥⑦既設配管⑥⑦既設配管もしくは、②もしくは、①②⑤③②本管分岐 ～ 公道ボール止水栓⑧配管図⑪②①

②⑩

③

②

⑨既設配管※公道上に設置する⑧ボール止水栓については、ﾛﾝｸﾞｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ仕様名

称図

面下関市上下水道局 給水装置分岐標準配管図配水管配水用ポリエチレン管(φ75以上の場合)

給水管配水用ポリエチレン管(φ50)

分岐方法図番PEP用サドル付分水栓EF挿口付1 - 6配水用ポリエチレン管(JWWA外径) × 水道給水用高密度ポリエチレン管 (JIS外径)

EFチーズ ～ 公道ボール止水栓

配管図⑧①

②③④

⑤⑭

⑭⑤⑫品番品番寸①EFチーズ

φ50×φ50②

EFソケットφ50③変換継手(JWWA外径×JIS外径)φ50×φ50④EFレデューサφ50×φ40⑤

EF直管(JIS外径)φ40⑥EF90°エルボ

φ40⑦挿口付伸縮継手φ40⑧ボール止水栓φ40⑨メータ用エラスチックジョイントφ40⑩HI-TSソケットφ40⑪EF挿口付ボール止水栓φ40⑫伸縮可とう離脱防止継手φ40⑬ユニオンソケットφ40⑭EFソケットφ40法既設配管※公道上に設置する⑧ボール止水栓については、ﾛﾝｸﾞｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ仕様公道上EFチーズ ～ 宅内止水栓⑧宅地上配管図⑦⑨⑩既設配管もしくは、⑧⑤①②③④⑤⑥⑤⑬⑨名称図面⑩

既設配管下関市上下水道局 給水装置分岐標準配管図

配水管

配水用ポリエチレン管(φ50の場合)給水管水道給水用高密度ポリエチレン管(φ40)

分岐方法
図番

EFチーズ1 - 7提出物チェック表（受注者用）工事名 ：提出物の動き時期
3日以内受注者→ 監督職員受注者又は監督職員→ 道路管理者受注者⇔ 監督職員5日以内着手前着手前着手・変更・完成時管布設前建設リサイクル法対象工事のみ提出提 出 物チェック欄備考(1) 説明書ほか落札通知翌日より，3日以内（土日祝日除く）竣工図作成・抑制期間記入、契約から5日以内（土日祝日除く）(2) 工事工程表（請負契約第3条）(3) 法定福利費を内訳明示した請負代金内訳書契約締結後、5日以内に提出(4) （前払金）保証書、保証書の写、前払い請求書(5) 道路占用許可申請（国道・県道）国：3部（一時占用は2部）(6) 設計図書の照査(7) CORINS登録のための確認のお願い(8) CORINS登録内容確認書(9) 配管工事についての届出設計図書および工事内容の確認（工事工程、準備期間等）(10) 下請負人通知書下請け着手前(11) 一次下請契約書(12) 施工体制台帳試掘前受注者→ 監督職員

(13) 施工体系図(14) 安全衛生組織図(15) 産業廃棄物処理に関する届(16) 残土処理に関する届(17) 道路使用許可証(18) 建退共掛金収納書(19) 保険加入を証明するもの

試掘前(20) 工事材料使用承諾願管布設前(21) その他，局が指示したもの
適 時(22) 検便結果書(1) 工事概要(2) 試掘計画(3) 現場組織表(4) 主要機械、指定機械(5) 主要資材試掘前(6) 施工方法（23) (7) 緊急時の体制及び対応施工 (8) 交通管理
計 (9) 関係機関協議書画 (10) 計画工程表書(11) 安全管理(12) 施工管理計画

管布設前施工中受注者(13) 環境対策(14) 現場作業環境の整備再生資源の利用の促進と(15)建設副産物の適正処理方法(16) その他(24) 試掘結果報告書(25) 施工図(26) 給水管連絡一覧表（給水管布設前まで）(1) 工事進捗状況報告書(月次)(2) 休業期間緊急連絡先(3) 水圧テスト結果書(4) 切替計画書(5) 切替実施報告書(6) 工事日報(7) 継手チェックシート(8) 日々管末処理写真(9) 水質検査

→ 水質管理センター(1) 工事完成届(2) 再資源化等報告書(3) 工事写真（写真帳印刷物）受注者→ 監督職員

完成時完成図書(4) 工事写真（電子データＣＤまたはＤＶＤ）(5) 竣工図(6) 建設廃材処分届(7) 残土処分届(8) アスファルトコア(9) 出来形総括表(10) 路面復旧展開図，求積表(11) 品質管理報告書（As,Con）(12) 廃棄物マニフェスト
給水管連絡一覧表、給水管(13)連絡図(14) 弁栓属性調書(15) 管理図(16) 社内検査、引取検査(17) 建退共就労状況報告書再生資源利用実施書、再生資(18) 源利用促進実施書、証明書

受注者→計画係完成後(19) 安全教育訓練実施記録(20) 安全巡視・ＴＢＭ・ＫＹ等活動記録(21) 社内パトロール実施記録(22) 点検記録(23) その他施工管理資料(24) 家屋調査引渡書請求書県：2部【500万以上】監督職員が内容確認し、サイン後メール又はFAXで返信契約（変更含）・完成後10日以内（土日祝日除く）資格証の写しも一緒に提出、施工計画書内でも可下請がない場合，「下請なし」で提出。運搬、警備員は不要。
写し（金額内訳書、約款添付）作業員名簿、健康保険・雇用保険・年金加入確認用書類添付。（警備員、運搬のみは不要）施工計画書内でも可施工計画書内でも可写し下請けを含めて建退共を利用しない場合理由書提出土木工事保険・請負業者賠償責任保険等の証書等の写し埋戻し材は試掘前、その他施工図提出（材料確定）後瀝青剤使用期限製造後60日 等注意立会願水道施設構内（池内）に立入り作業する場合、事前提出設計図面の概要を記載試掘位置 等作業主任者等有資格者一覧表、資格証の写し設計図書で指定されている機械は「指定機械」を表記「工事材料使用承諾願参照」でも可共通仕様書１.２.２・１.２.３を反映警察署、消防署、タクシー協会(個人)、環境部、バス会社竣工図作成・抑制期間を記入品質・出来形（規格値（社内規格）記入）・工程・写真管理計画、段階確認事項、社内検査、引取検査現場説明書指示事項(工事) 18を反映COBRIS過積載防止計画 等平面図、管割図、横断図 他現地調査に基づく、接続一覧請負金額2000万円以上の工事は、管理工程表も提出ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｳｨｰｸ・盆・正月期間の休業・作業休止を記入計画工程表、管割図、使用機器 等
実施工程表 他報告事項検体を水質管理センターへ提出（清涼飲料水等の容器不可）説明書と金額が同じであること状況写真、出来形写真、道路占用工事完了届用写真、【市道占用時】弁・栓蓋写真（段差確認用）集計表検査記録、引取証COBRIS使用機械、土留、過積載 等コンクリート試験報告書、出荷伝票等事前・事後確認