給・排水，電気用配管貫通部防火措置材

施工上の注意事項

取扱説明書●国土交通大臣認定書および（一財）日本消防設備安全センター評定書記載の適用範囲および適用配管をご確認のうえ、正しく施工してください。
●配管の外径によりＨＯＬＤが配管を１周覆うことができない場合がありますが、耐火性能上問題ありません。
●消防法における「共住区画」では、開口部相互間距離 は、開口部の面積を円に換算し、大きいほうの円の直径以上( 直径が 200mm 以下の場合には 200mm 以上 ) が必要となります。
●消防評定では、同一開口に複数本の配管が貫通する場合、その本数と組み合わせに制限がありますので、詳細は消防評定書をご参照ください。

施工手順・モルタルで埋め戻す場合安全上のご注意 （必ずお読みください）①

国土交通大臣認定書および（一財）日本消防設備安全センター評定書をよくお読みのうえ、適切な品番を選び正しく施工してください。
② 施工にあたっては適切な保護具を着用してください。
③ 施工後、開口部の周囲に貫通物以外の可燃物を置かないでください。
④ 国土交通大臣認定どおりに正しく施工されたことを表示するため、開口部周囲の見やすい場所又は貫通物に同梱の工法表示ラベルを貼り付けてください。
⑤ 「共住区画」の貫通部にご使用の場合は、適用可能な貫通物をご確認の上ご使用ください。
施工後は（一財）日本消防設備安全センターの規定により、消防評定プレートの貼り付けが必要となります。本書の「消防評定プレート請求書」をご使用のうえ、弊社までご請求ください。なお、消防法施行令第 8 条に関わる「令 8 区画」には施工できません。
⑥ 消防評定プレートの貼り付けは、特定共同住宅に規定される建築物 1 棟あたり 1 枚となります。
⑦ 本製品に配管等の支持・固定機能はありません。別途、配管等の支持・固定を行ってください。
⑧ 本製品は屋内用です。屋外もしくはそれに準ずる環境下でのご使用はおやめください。
⑨ ご不明な点などありましたら、弊社までお問い合わせください。

１ 施工条件の確認と開口部の準備
モルタル埋め戻しの際に、配管周囲にモルタルが充てんできるよう配管周囲に 10mm 以上の隙間を設けることをご考慮の上、開口を設けてください。
PS060WL-0675、KK25-006 号、PS060FL-0625 および KK24-018 号 では、配管を並べて施工することが可能です。

２ 開口補強枠の設置 ( 中空壁の場合 )４ ＨＯＬＤのスライド

中空壁への施工の場合は、鋼製 ( 板厚 0.3mm 以上 ) の開口補強枠 ( スリーブ ) を入れてください。その際、開口と開口補強枠との間に大きな隙間が生じないようにし、微小な隙間は、せっこうボード用の目地材などで丁寧に隙間埋めを行ってください。

配管に取り付けたＨＯＬＤのフランジ部 ( Sサイズおよび L サイズ )、埋め戻し線 (LL サイズ ) が開口部の床上面、床下面または壁面と同一面になるように、かつ、開口部の中に納まるようにＨＯＬＤをスライドさせてください。
スライドさせた後、ＨＯＬＤが配管に密着していることを確認してください。
LLSL

製品仕様
３ ＨＯＬＤの取り付け構成材料

品番

適用配管外径（mm）

HD-S

13以上～32.3以下 ※1HD-L32.3超え～48以下 ※2LHD-LL

48超え～69以下

LL

入り数（個/袋）

ＨＯＬＤサイズ

取扱説明書（枚/袋）工法表示ラベル（枚/袋）

S
10

1取扱説明書( 消防評定一括マーク請求書付き )LL サイズ

L サイズ

10S サイズ

工法表示ラベル21※※1 PS060WL-1153、KK2021-010号は外径33mmまで適用可能です。
※2 PS060WL-0675、KK25-006 号、PS060FL-0625 および KK24-018 号は、一部の配管で外径 50.8mm まで適用可能です。
PS060WL-1153、KK2021-010号は外径50mmまで適用可能です。
※3 ＨＯＬＤに内接する配管の外径を参考値として示します。

５ モルタル埋め戻しと施工確認

粘着テープ使用の例
ビニールテープなどで固定すると簡単に施工ができます。

333※

80

PS060FL-0625 および KK24-018 号のみ、床上面の施工ができます。

取り付けの際にＨＯＬＤを広げすぎると破損する恐れがあります。

ＨＯＬＤを配管サイズに広げてご使用ください。

mmmmmm※56033mm.50mm

波付き部

モルタル埋め戻しの際に、配管とＨＯＬＤの隙間にモルタルが入らないように、ＨＯＬＤをできるだけ配管に密着させてください。

取り付けにくい場合m

50m

だ円形状の配管（さや管など）に取り付ける場合◎本取扱説明書に記載の無い認定条件・評定条件の詳細や適用配管等についてはHPをご確認頂くか、弊社にお問い合わせください。

配管の幅狭い方向からＨＯＬＤを取り付けてＨＯＬＤを回し、配管の幅広い部分をＨＯＬＤでカバーしてください。

適用範囲
国土交通大臣認定番号 PS060WL-0305(一財)日本消防設備
安全センター評定番号

KK19-085号
KK19-086号

品番

HD-S
HD-L
壁
RC,ALC,中空壁構造

KK23-009号

KK25-006号

-

HD-L
HD-LL

HD-S
HD-L
HD-LL

HD-S
HD-L

壁
RC,ALC壁RC,ALC

壁RC,ALC,中空壁

KK2021-010号

KK19-084号

HD-L

HD-S
HD-L

壁
中空壁

開口部と配管の隙間に、床または壁厚さ方向で 100mm 以上をモルタルで埋め戻してください。
中空壁の場合は、壁厚さ分を埋め戻してください。
埋め戻しの際はモルタル受けを設置して、モルタルが漏れないような処置をしてください。
モルタルが硬化した後、モルタル受けを取り外して埋め戻し部に隙間が無いことを確認してください。
モルタル埋め戻し後に、ＨＯＬＤのフランジ部 (HD-S,HD-L) または波付き部 (HD-LL)が見えるように埋め戻してください。
埋め戻しは、隙間が生じないように密に充てんしてください。

PS060FL-0298 PS060FL-0554 PS060FL-0625
KK23-016号

HD-L
HD-LL

床RC,ALC

床RC,ALCKK24-018号
HD-S
HD-L
床
RC,ALC100mm以上

100mm以上

100mm以上

100mm以上

100mm以上

100mm以上

100mm以上

100mm以上

矩形

0.07m2以下

0.07m2以下

0.07m2以下

0.0168m2以下

0.0147m2以下

0.07m2以下

0.07m2以下

0.07m2以下

円形

φ310mm以下

φ300mm以下

φ220mm以下

φ80mm以下

φ74mm以下

φ310mm以下

φ310mm以下

φ220mm以下

厚さ
開口面積PS060WL-0544 PS060WL-0675 PS060WL-1153

埋め戻し線

フランジ部

配管の外径に応じた品番を選定し、ＨＯＬＤを配管に取り付けてください。

埋め戻し材

セメントモルタル

シリコーンシーリング材

セメントモルタル

配管1本に対するＨＯＬＤの使用数量

１個2個１個施工断面図
壁 (ALC，RC)

床 (ALC，RC)

床下面合わせ床 (ALC，RC)

床上面合わせPS060FL-0625
KK24-018 号

配管類
ＨＯＬＤ

配管類

モルタル

壁認定、評定番号により適用可能な品番が異なります。適用範囲をご確認のうえ、正しく施工してください。

中空壁ＨＯＬＤ

開口補強枠
鋼製
板厚 0.3mm 以上

中空壁

モルタル

配管類

モルタル

配管類

ＨＯＬＤ

床

モルタル

ＨＯＬＤ

床

施工手順・シリコーンシーリング材で埋め戻す場合

消防評定プレート請求書

１ 施工条件の確認と開口部の準備

下記枠内にご記入の上、現場単位毎に FAX にてご請求ください。

シリコーンシーリング材で埋め戻す場合は中空壁に開口補強枠（スリーブ）を設置する必要がありません。
壁面両側にＨＯＬＤを施工するため配管1本あたりにＨＯＬＤを2個使用してください。
PS060WL-1153はHD-S、HD-Lが適用可能です。KK2021-010号はHD-Lのみが適用可能です。
壁と配管の隙間、配管と配管の隙間（クリアランス）が3～15mmになるように開口を設けてください。配管を並べて施工することが可能です。
開口に外径の異なる配管が貫通する場合は配管と壁の上下の隙間は最小外径の配管から15mm以下、最大外径の配管から3mm以上とします。
また、配管と壁の左右の隙間、配管と配管の隙間は3～15mmになるように開口を設けてください。
3～15mm

3～15mm

3～15mm

3～15mm 3～15mm 最大外径の配管

3～15mm

3～15mm

15mm以下3～15mm

3～15mm15mm以下

配管

開口部

開口部

配管の周囲に隙間を設ける場合

配管

配管を並べて施工する場合

請求書送付先：株式会社古河テクノマテリアル 防災事業部 ラベル係
ＦＡＸ ： ０４６３－２４－９３４６
施工場所と施工完了のご確認
現場件名

-

所 在 地

3mm以上

開口部

建物用途

〒

3mm以上

行

最小外径の配管

都 道

群区

府 県市 区町

丁目番号

外径の異なる管が貫通する場合

２ ＨＯＬＤの取り付け

４ シーリング材の埋め戻し

配管の外径に応じた品番を選定し、ＨＯＬＤを配管に取り付けてください。

開口部と配管の隙間にシリコーンシーリング材を壁厚方向25mm以上埋め戻してください。

施工場所□ 住戸等－共用部 間□ 住戸等－住戸等 間□ 共用部－共用部 間いずれかにチェック☑を付けてください。令 8 区画の貫通部にはご使用できません。

３ ＨＯＬＤのスライド配管に取り付けたＨＯＬＤが壁内に半分以上（25mm以上）３埋まるようにＨＯＬＤをスライドさせて設置してください。
スライドさせた後、ＨＯＬＤが配管に密着していることを確認してください。

反対側の壁面からも2～4の手順と同様にＨＯＬＤを設置し、開口部と配管の隙間にシリコーンシーリング材を壁厚方向25mm以上埋戻してください。ＨＯＬＤが正しく施工されていることを確認してください。

品番

適用配管外径(mm)
合成樹脂製可とう電線管(CD 管)

配管類

さや管
シリコーン
シーリング材

給・排水

中空壁(配管類)

シリコーン
シーリング材
中空壁

5mm 被覆付10mm 被覆付架橋ポリエチレン管

壁ＨＯＬＤ

施工が完了された事をご確認の上、ご署名およびご捺印してください。

消防評定プレートご請求枚数
共同住宅特例に規定される建築物一棟あたり各工法 1 枚となります。

5mm 被覆付10mm 被覆付エラストマー被覆付架橋ポリエチレン管
水道配水用ポリエチレン管
給水用高密度ポリエチレン管
ポリブテン管5mm 被覆付10mm 被覆付エラストマー被覆付ポリブテン管
ポリプロピレン管
金属強化ポリエチレン管
銅二層管

10mm 被覆付
20mm 被覆付

10mm 被覆付
20mm 被覆付
硬質ポリ塩化ビニル管(VP,HIVP,HT)
結露防止層付硬質塩化ビニル管
ガ 塩化ビニル被覆付ス
ステンレス鋼フレキシブル管
電 合成樹脂製可とう電線管(PF 管)
気 硬質塩化ビニル電線管

HD-S

HD-L

HD-LL

13 以上～
32.3 以下

32.3 超え48 以下(50.8mm※1)
28/36
28/30/36
18/22/25
16/18
25
16/20/25
10/13/16/20―
30/40
25/30/40―
16/20
10/13/16/20―――
10/13/16/20――10/13―
30/40
25/30

48 超え
69 以下

14/16/22
16/18/22/25―
10/13/16/20
10/13/16―
10/13/16/20
20/25
20
10/13/16/20
10/13/16―
10/13/16/20
16/20
10/13/16/20
――
10/13
――
13/16/20/25
20㊞

KK19-085 号（壁 , 共住）
KK19-086 号（壁 , 共住）
KK23-009 号（壁 , 共住）
KK25-006 号（壁 , 共住）KK2021-010 号（壁 , 共住）
KK19-084 号（床 , 共住）
KK23-016 号（床 , 共住）
KK24-018 号（床 , 共住）

配管種類と対応品番

壁 (ALC，RC)

ＨＯＬＤ

当該施工場所に対し、取扱説明書、施工要領書および評定書に基づき正しく（自 筆）

ご請求枚数

５ 反対側の壁面からの施工

壁面からＨＯＬＤを25mmまで突出して施工できるのは、シーリング材で埋め戻す場合のみです。

施工断面図

ご 署 名

送付先
貴 社 名

―
―
22/25/28
―
―
―
―
50
50―
――
―
―
―
―
10/13/16/20
―
―
10/13
50
40

8/10/15/20/25――

14/16/22
14/16/22

28/36
28

―
―

枚枚
枚
枚枚枚枚枚

㊞

ご担当者

〒-

ご 住 所

都 道

群区

府 県市 区町丁目番号

確実に届くように建物名までご記入ください。

連 絡 先

T E L :F A X :
E-mail:

(())
＠－－

必要期日

月日迄着

手続き＋郵送期間をご考慮ください。

●ご記入いただいた個人情報は、消防評定プレートの送付、施工確認等のご連絡および弊社製品・技術情報をお送りする目的のために利用し、その目的以外での利用はいたしません。
●ご請求の際は、現場状況の確認などのために弊社よりご連絡をする場合がありますので、あらかじめご了承ください。
●ご希望の期日にお届けできない場合がございますので、あらかじめご了承ください。至急必要な場合は、送料をご負担して頂く場合があります。
●ご請求時にご不明な点がありましたら、弊社までお問い合わせください。

技術事項のご相談・お問い合わせは防災事業部〒254-0016 神奈川県平塚市東八幡 5 丁目 1 番 8 号
TEL：0463-24-9341 FAX：0463-24-9346 E-mail：bosai@ftm.fitec.co.jp
URL：http://www.furukawa-ftm.com/

取扱説明書、消防評定プレート請求書の内容は、製品改良などによりお断りなく変更する場合がありますので、ご了承ください。

FT-取説-第21021-B号 2022.5