ソケットベンドチーズクランプ（シングルバー）取扱説明書■ はじめにソケットベンドチーズクランプ（シングルバー）をご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みの上、十分理解した上で、正しくお使い下さい。
品名

商品コード

ソケットベンドチーズクランプ（シングルバー）１００

ＥＳＣＩ－１００

ソケットベンドチーズクランプ（シングルバー）１５０

ＥＳＣＩ－１５０

この取扱説明書はソケットベンドチーズクランプ（シングルバー）を安全にお使い頂き、あなたや他の人々への危害と財産への損害を未然に防ぐために守って頂きたい事項が記載されております。
お読みになった後はソケットベンドチーズクランプ（シングルバー）をご使用される方がいつでもお読みになれるように保管しておいて下さい。
わかり易くするための表示と図記号の意味は、次のようになっていますので内容をよく理解してからお読み下さい。

 注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示しております。

なお、「 注意」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。
いずれも、安全に関する重要な事項が記載されていますので、必ずお守り下さい。
■ 使用目的ＥＦシステムにより、ＥＦ継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具です。
■ 使用対象
水道配水用ポリエチレン管（JWWA K 144(ISO)、JP K 001(ISO)、PWA 001(JIS)）
ガス用ポリエチレン管（JIS K 6774）

ＥＳＣＩ－１００

ＥＳＣＩ－１５０呼び

ＩＳＯ５０ＩＳＯ６５ＩＳＯ７５ＩＳＯ１００外径(mm)φ６３

φ７５φ９０φ１２５呼びＪＩＳ７５ＪＩＳ１００外径(mm)φ８９φ１１４呼びＩＳＯ７５ＩＳＯ１００ＩＳＯ１２５ＩＳＯ１５０外径(mm)φ９０

φ１２５φ１６０φ１８０呼び

ＪＩＳ７５ＪＩＳ１００ＪＩＳ１５０外径(mm)φ８９φ１１４φ１６５※ＪＩＳ５０は管の扁平が大きくなるため使用できません。
対象ＥＦ継手ソケット・ベンド（エルボ）・チーズ・片受直管・片受ベンド・片受チーズ・※レジューサ※ガス用ポリエチレン管レジューサを融着する際は別売のライナが必要です。（末尾参照）。

■ 各部の名称
連結具２
連結具１

角度調整ノブ

アルミノブ
締付けノブ

支持棒

引張りネジ

チェーン

本体(パイプ受け部）■ 安全上のご注意

注 意①クランプを落下させないで下さい。クランプの破損又は機能に支障が発生するばかりかケガの恐れがあり大変危険です。
②この取扱説明書に記載された使用目的、仕様の範囲でご使用下さい。工具を改造したり、仕様を逸脱することはしないで下さい。融着不良やクランプの故障原因となるばかりか、事故を誘発する恐れがあります。
③融着時及び所定の冷却時間内にクランプ各部及びクランプされている継手・管には絶対に触れないで下さい。外部から異なる力が加わりますと融着不良の原因となります。冷却時間については、各ＥＦシステムのマニュアルをご参照下さい。
④クランプ各部に損傷や摩耗がある状態では使用しないで下さい。クランプ力不足による融着不良の原因となります。
⑤クランプ各部は常に清掃を行い、砂・ごみ等の異物が無いきれいな状態で使用して下さい。異物が付着したままクランプしますと、正常なクランプ力が得られず融着不良の原因となります。
⑥融着前の切削方法、融着の良否の判定、融着不良の場合の処置などについては、各ＥＦシステムのマニュアルをご参照下さい。

■ 作業の前に①本体のパイプ受け部・支持棒・引張りネジなどに異物の付着がないかを点検し、異物が付着していればウェスなどで取り除いて下さい。
②各部のボルト及びナットが緩んでいないかを点検し、緩みがあれば増し締めを行ってください。
③連結具１・２の合わせ面に砂・埃などが混入しないように注意して下さい。

■ 操作方法



注 意①角度調整ノブを緩めた状態で支持棒を持ち上げないで下さい。手や指を挟み、ケガの恐れがあります。
②アルミノブを緩めた状態で支持棒を持ち上げないで下さい。本体が落下し大変危険です。
③アルミノブを緩めた状態で本体を持ち上げないで下さい。連結部が落下し大変危険です。

（１）操作手順①取付け前の確認事項＊管に有害なキズ・ヘコミ等がないか確認して下さい。
＊管に付着している土や汚れ等を取り除いて下さい。
②継手を融着する部分の管表面を切削（スクレープ）して下さい。
※管表面の切削については各ＥＦシステムのマニュアル及び各工具の取扱説明書に従い正しく切削して下さい。
③管の切削（スクレープ）した側を継手のストッパに当るまで確実に挿入してください。
④下記（２）項のクランプ方法によりクランプして下さい。
⑤管と継手が正しく密着し、確実にクランプされていることを確認してから融着作業を開始して下さい。
⑥融着終了後、所定の冷却時間が経過したらクランプを開放し取り外して下さい。
※冷却時間等、融着作業の細部は各ＥＦシステムのマニュアル及びコントローラ（融着機）の取扱説明書に従い正しく行って下さい。
（２）クランプ方法①角度調整ノブを緩め、角度目盛と位置決め

位置決め目盛目盛を継手の角度に合わせて下さい。（図１）②角度調整ノブを締付け、確実に固定して下01

さい。
＊連結具１・２の合わせ面に隙間がない

角度調整ノブ12245

角度目盛ことを確認して下さい。
③アルミノブを緩め、本体を継手の大きさにアルミノブ合わせスライドさせて下さい。（図２）
注：緩めすぎると支持棒から本体が外れます。
本体の落下に注意して下さい。
④アルミノブを締付け、本体位置を固定して下さい。

継ぎ手のサイズに合わせ本体をスライドさせます。
（もう一方のクランプも同要領で行います。）⑤予め挿入してある管と継手にクランプをセットし、チェーンを管に巻き付け、チェーンのピンを本体突起部に引っ掛けて下締付けノブ

さい。（図３）⑥締付ノブで適度にチェーンを締付けクランプして下さい。
（図３）（もう一方のクランプも同要領で行って下さい）⑦最後にチェーンにたるみが無く、確実にクランプできているか確認して下さい。

本体突起部

■ 収納方法「本体を取り外して収納する場合」

位置決め目盛①両方の本体を支持棒から取り外し、角度調整
90

ノブを緩め支持棒を折りたたんで下さい。

112245②位置決め目盛を収納位置に合わせ角度調整ノブ

0を締付け固定して下さい。（図４）

収納位置「本体を取り付けたまま収納する場合」①本体同士を支持棒を折りたたんだ際に干渉しない位置に固定して下さい（図５）。
②角度調整ノブを緩め支持棒を折りたたんで下さい。
③位置決め目盛を収納位置に合わせ角度調整

本体同士が干渉しない位置で固定します。

ノブを締付け固定して下さい。（図４）----- レジューサ用ライナ --------------------------------------------------------------------ソケットベンドチーズクランプ（シングルバー）１００／１５０でガス用ポリエチレン管レジューサを融着する際は小口径側に別売のライナ(下表参照）を装着し、使用して下さい。
適応機種
ＥＳＣＩ－１００

ＥＳＣＩ－１５０

ライナ品番

継手サイズ

ＥＳＣＩＬ１０Ａ７５―１００

ＥＳＣＩＬ１５Ａ

７５―

１００

ＥＳＣＩＬ１５Ｂ

１００

―

１５０

※ライナは１対（２個）で１セットとなりますので、ご注文の際はお気を付け下さい。
------------------------------------------------------------------------------------------------

201120