CAT.No.CET013-2

920MHz 無線 ミスター省エネ シリーズ
（注）「ミスター省エネ」およびロゴマークはセイコーインスツル株式会社の登録商標です。

耐 圧 防爆形•アナログ入力ノード•Modbus/RTUノード•流量パルス入力ノード•温度入力ノード•ルータ

オーバルの防爆・無線ソリューション

◉防爆エリアでも多様な現場情報をワイヤレスで収集できます◉汎用的な耐圧防爆形フィールド機器を活用できます◉２線式計器を内蔵電池で駆動できます◉様々な上位システムをカスタム構築できます◉簡易パッケージ活用によりスモールスタートも可能です
特許取得済

ご活用イメージ−CASE 1−

現場（防爆エリア）

工場老朽化でトラブル発生…

ケーブルが経年劣化してタンクレベル情報（4〜20mA信号）が上位側に上がってこなくなってしまった…

上位側（制御室・中央監視室など）

早く復旧させたいが、新規にケーブル敷設工事を行う予算も時間もない…

貯蔵タンク断線・接触不良発生
4〜20mA アナログ信号
汎用２線式レベル計（耐圧防爆形）

オーバルの無線ソリューションにお任せください！
無償 PC アプリ活用で安価に即時復旧！

「耐圧防爆「耐圧防爆形アナログ入力ノード形アナログ入力ノード」
を既設２線式レベル計に接続するだけで「耐圧防爆形アナログ入力ノード」
ケーブル無しでレベル情報（4〜20m
ケーブル無しでレベル情（4〜20mA信号情報）を取得できます
信号情報（4〜20mA信号情報）
現場（防爆エリア）「4〜20mA」情報

上位側（制御室・中央監視室など）

920MHz 無線

無償 PC アプリ
（リモート I/O モニタ）
【レベル情報を表示】

耐圧防爆形アナログ入力ノード

貯蔵タンク

4〜20mA アナログ信号

USB ベース（無線親機）

汎用２線式レベル計（耐圧防爆形）

パソコン

無償 PC アプリをインストールした汎用パソコンに USB ベースを挿すだけでレベル情報を取得！
ケーブル敷き直し無し！上位システム開発無し！
既設レベル計を使用！低コスト且つ迅速に復旧できた！
レベル異常時は E メールが飛んでくる！便利になった！
◉汎用的な耐圧防爆形のフィールド機器（上記例では差圧式レベル計）を無線化できます（注 1）◉アナログ入力ノード（無線子機）
は内蔵電池で駆動するため外部電源は不要です◉２線式計器に対しノード内蔵電池からの電源供給が可能であるため、電源設備が無い防爆エリアでも汎用的な耐圧防爆形の２線式計器を活用できます◉無償 PC アプリでは現場データの監視、記録、異常時の警報発報（警報音、E メール）が可能です（注 1）通信間隔（上位側でのデータ取得間隔）は 5 分、10 分、60 分から選択できますご活用イメージ−CASE 2−

既設 2 線式流量計の更新にて…

流量計をコリオリ式に更新したいが既設２線ケーブルは流用したい…！
上位側

せっかくコリオリ式にするならば流量に加えて密度や温度データも取りたいが２線式（アナログ４〜20mA 信号）
では無理…

現場（防爆エリア）（制御室・中央監視室など）

既設２線式流量計：差圧流量計、面積流量計、渦流量計、タービン流量計、容積流量計など

DC 電源

4〜20mA アナログ信号

オーバルの無線ソリューションにお任せください！
２線ケーブルのまま密度も温度も取得できます！

「耐圧防爆形 Modbus/RTU ノード
を標準コリオリ流量計（ALTImass にノード」を標準コリオリ流量（ALTImass）
接続するだけで２線ケーブルのまま複数データ接続するだけで２線ケーブルのまま複数デー（流量、密度（流量密度、温度密度、温度）を取得できます
「流量」
「密度」
「温度」情報上位側

現場（防爆エリア）

920MHz 無線（制御室・中央監視室など）

Ethernet または RS485
耐圧防爆形Modbus/RTUノード
標準コリオリ流量計
ALTImass（Modbus通信）

Ethernet ベース
またはModbusノード
（マスタ）
無線親機

DC 電源

Modbus 通信

「流量」
「密度」
「温度」
情報

２線ケーブルのままコリオリ化できた！
流量だけでなく密度や温度データも取得可能に！
遠隔でパラメータ確認も可能！メンテナンス性向上！
◉ALTImass による各種計測値（流量、密度、温度）は 920MHz 無線により上位側に伝送します（注 1）（既設２線ケーブルは ALTImass への電源線として流用）◉無線ネットワークを介して ALTImass のゼロ点調整やパラメータ確認・変更操作も可能です（注 2）（注 1）通信間隔（上位側でのデータ取得間隔）は最短で10 秒程度となります（ご使用環境による）（注 2）上位側システムは別途開発が必要となります「耐圧防爆形ミスター省エネ」について
耐圧防爆形 アナログ入力ノード（無線子機）
外部電源無しで2線式計器の4〜20mA 信号を無線送信

耐圧防爆形 流量パルス入力ノード（無線子機）

よく飛び、障害物にも強い920MHz 無線を採用（例）渦流量計 電池式 EXデルタⅡ（例）2線式圧力電送器

通信距離は見通し約100m※1
ルータ（中継機）の追加で通信距離の延長も可能です※2

流量パルス
4〜20mA※1：周辺環境によって異なります

・アナログ出力のセンサと結合し、4〜20mA 信号を無線で送信・耐圧防爆形のセンサと組み合わせて、防爆エリアで使用可能
・当該ノードは内蔵電池で駆動。2 線式センサを結合する場合はノード内蔵電池からセンサに電源供給をするため、センサも含め外部電源は不要

・流量パルス信号を入力し「積算・瞬時流量」「各種アラーム」などの情報を無線で送信・耐圧防爆形の流量計と組み合わせて防爆エリアで使用可能
・当該ノードは内蔵電池で駆動。弊社の電池駆動式流量計と組み合わせることにより流量計用の外部電源も不要※2：防爆形ルータは、非防爆形ルータが使用で耐圧防爆形 Modbus/RTUノード（無線子機・中継機）

耐圧防爆形 ルータ（無線中継機）

耐圧防爆形 温度入力ノード（無線子機）

きない環境下において、通信距離の延長にのみ有効であり、マルチホップ（経路の冗長化）については限定的な動作となります。
（ルータを適用される場合は非防爆ルータの設置を優先的にご検討ください）（例）
測温抵抗体（Pt100Ω）

Modbus/RTU
対応機器

測温抵抗体または熱電対

Modbus通信
外部電源

外部電源

・温度センサ（最大2点）と結合し、温度情報を無線で送信・耐圧防爆形のセンサと組み合わせて、防爆エリアでの使用が可能
・当該ノードは内蔵電池で駆動するためセンサも含めて外部電源は不要

・Modbus/RTU 対応機器と結合し無線経由でModbus プロトコルによる双方向通信が可能
・当該ノードは外部電源供給（20〜30VDCまたは 85〜264VAC）が必要
・当該ノードはルータ機能も搭載

・各種ノードからの無線信号を中継し通信距離の延長が可能
・当該ルータは外部電源供給（20〜30VDC または85〜264VAC）が必要

非防爆エリアから防爆エリアまでミスター省エネの豊富な無線センサ群で工場まるごと無線化！
◆ミスター省エネ
機器種類

ノード（子機）ノード（無線子機）ラインアップ

機器名［Ⓢ：セイコーインスツル株式会社製 Ⓞ：オーバル製］

電源

防爆Ⓢ温・湿・照度ノード

環境温度・湿度・照度

無線送信情報内蔵電池（寿命約10年）

非防爆ⓈCO2ノード

環境CO2濃度ACアダプタ

非防爆Ⓢ人感ノード人の動き

内蔵電池（寿命約10年）

非防爆Ⓢプラットフォーム温度ノード

環境温度（−30℃〜計測可能）

内蔵電池（寿命約10年）

非防爆Ⓢ電力モニターノード

電力、電力量、電圧、電流など

ACアダプタ

非防爆Ⓢ電流センサノード

電流、電力※、電力量※（※固定換算値）

エネルギーハーベスト

非防爆Ⓢパルスカウントノード

パルスカウント数

内蔵電池（寿命約10年）

非防爆ⓈModbus/RTUノード

Modbusプロトコルによる電文情報

ACアダプタまたは5VDC

非防爆ⓈリモートI/Oノード

アナログ入力、デジタル入力／出力【アナログ入力】エネルギーハーベスト【デジタル入力／出力】外部電源

非防爆Ⓞ専用流量計 FLOWPET-5G

油・水などの積算流量、瞬時流量内蔵電池（寿命約7年）

非防爆Ⓞ専用流量計 Eggs DELTAⅡ

水、空気などの積算流量、瞬時流量

内蔵電池（寿命約7年）

非防爆Ⓞ流量パルス入力ノード

積算流量、瞬時流量内蔵電池（寿命約7年）

非防爆Ⓞ耐圧防爆形アナログ入力ノード

アナログ入力4〜20mA

内蔵電池（寿命約10年）※※２線式センサへの電源供給時は約1〜4年

防爆Ⓞ耐圧防爆形温度入力ノード

Pt100Ω、熱電対内蔵電池（寿命約10年）

防爆Ⓞ耐圧防爆形流量パルス入力ノード

積算流量、瞬時流量

内蔵電池（寿命約10年）

防爆Ⓞ耐圧防爆形Modbus/RTUノード

Modbusプロトコルによる電文情報

20〜30VDCまたは85〜264VAC

防爆● 当カタログの仕様は令和6年7月現在のものです。記載内容は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
● 本カタログの著作権は株式会社オーバルに帰属します。本カタログの全部または一部を当社の許可なく転写、複写、転載を禁じます。

〒161-8508 東京都新宿区上落合3-10-8
本社：TEL.（03）3360-5141・5151 大阪営業所：TEL.
（06）
6190-6960
営業所：北海道・東北・新潟・北陸・鹿島・北関東・千葉・神奈川・静岡・名古屋・四日市・加古川・岡山・山口・九州・大分
2204 2407 2209S(1000)