第8版＜浴室用＞
オートストップ水栓（自閉式）
メンテナンスマニュアル（保守管理会社様向け）【対象品番】
TMF49＊型・TMF19＊型
TBF19型

TOTO株式会社
2018年7⽉

注意記載された内容に従って、適切なメンテナンスをお願いします。
不適切な分解、修理、改造およびメンテナンス時の不注意により⽣じた不具合は保証いたしかねます。
あらかじめご了承願います。

目次

１ 品番ラベルの確認 ···························· ·· １
製品外観図および品番ラベル貼付位置 ·················· 1２ 商品体系 ···································· ·· ２
品番・希望小売価格・仕様一覧表 ······················ 2
２－１ 信頼性向上のためハンドル仕様を変更します ····· 2
２－２ 発売からの変遷及び仕様の区分け ·············· 4

３ 構造および作動原理 ·························· ·· ５
３－１
３－２

ハイサーモユニット ·························· 5
オートストップ機能部 ························ 5

４ メンテナンスフローチャート（異常時のチェック方法） ···· ·· ７
４－１
４－２

診断前の確認 ································ 7
異常時のチェック方法 ························ 7

５ ユニットの交換手順 ·························· ·· 20
５－１ ハイサーモユニット ·························· 20
５－２ シャワーオートストップユニット ·············· 23
５－３ 吐水口用オートストップユニット ·············· 25
５－４ ｼｬﾜｰ･吐水口用ｵｰﾄｽﾄｯﾌﾟ圧力室部の取替え ········ 26
５－５ ｼｬﾜｰ･吐水口用ｵｰﾄｽﾄｯﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞ部の取替え ········ 27
５－６ 埋込み用オートストップユニット ·············· 28
５－７ 埋込み用ｵｰﾄｽﾄｯﾌﾟ圧力室部の取替え ············· 29
５－８ 開閉ユニット································· 30

６ Ｑ＆Ａ ······································ ·· 33
Ｑ１．

オートストップ標準の吐水量および吐水時間とその根拠は？ また、調節範囲は？ ············ 33
Ｑ２． シャワー側の吐水時間を調節するとき、最初に流量調節弁または止水栓で流量を調節する必要があるのはなぜか？ ···························· 33
Ｑ３． 吐水口・シャワーオートストップタイプ(TMF49C1G
AN)のみ流量調節弁がついているが、その理由は？····························· 34

Ｑ４．
Ｑ５．
Ｑ６．
Ｑ７．
Ｑ８．
Ｑ９．

吐水口側は吐水量(L)、シャワー側は吐水時間(sec)と、調節の基準が違う理由は？ ················· 34
高温吐水防止ストッパーをつけた理由は？ また、熱湯を使いたいという現場への対処方法は？ ···· 35
現場での吐水流量の測定方法は？ ·············· 36
現場での吐水量・吐水時間の調節方法は？ ······ 37
オートストップ水栓用オプション品（ＴＨ品）の品揃えは？ ·································· 39
現行のオプション品（ＴＨ品）で、オートストップ水栓に使用できるものは？ ············ 41

７ パーツリスト ································ ·· 42
１
２
３
４
５
６
７
８

ＴＭＦ４９Ｃ１ＧＡＮ ·························· 42
ＴＭＦ４９ＣＧＡＮ ···························· 44
ＴＭＦ４９ＷＧＲＮ ···························· 46
ＴＭＦ４９Ｃ２ＧＡＮ ·························· 48
ＴＭＦ４９ＡＲＮ ······························ 50
ＴＭＦ１９ＣＧＡＳ ···························· 52
ＴＭＦ１９ＡＲＲ ······························ 54
ＴＢＦ１９Ｒ ·································· 56

８ 各部のメンテナンスのポイント ················ ·· 58

１ 品番ラベルの確認
製品外観図および品番ラベル貼付位置
ＴＭＦ４９型

ＴＭＦ１９型

ＴＢＦ１９型
品番ラベル

品番ラベル
品番ラベル

― 1 ―

２ 商品体系２－１

信頼性向上のためハンドル仕様を変更します。（ '08 年 10 月より発売）※ 寒冷地品の品揃はありません。（構造上、オートストップユニット部の水が抜けないためです。）■自閉ハンドル（吐水口側・シャワー側）及び温調・切替ハンドルを樹脂から金属に変更します。
・自閉ハンドルの視認性向上により、操作部の表示『おす』⇒『ＰＵＳＨ』に変更します。
・温調ハンドルの温度色表示をインデックス仕様からハンドル一体表示に変更します。
・自閉ハンドル自動復帰信頼性向上のため自閉バルブ内部のばねを変更します。
浴

室

本

体

シャワーヘッド

ホース

新品番

旧品番

TMF49C1GANTMF49C1GS

TMF49CGAN

TMF49CGAS

TMF49C2GANTMF49C2GASTMF19CGAS

TMF19CGARX

種類
吐水口 シャワー

サ ー モ スホース
(ｼﾙﾊﾞｰ)

スプレー（節水）
一般地

オート
ストップ

シャワー

樹脂
開閉

ホース
(ｼﾙﾊﾞｰ)

スプレー（節水）
一般地
シャワー金具タ ッ ト ・ 壁 付

シャワーバス金具

樹脂

オートストップ

なし

シャワー

樹脂

オート

ホース

ストップ

(ｼﾙﾊﾞｰ)

スプレー（節水）
一般地
シャワー金具

単水栓・壁付

なし

シャワー

樹脂

オート

ホース

ストップ

(ｼﾙﾊﾞｰ)

スプレー（節水）
一般地

シャワー※品番や希望小売価格は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

― 2 ―

浴

室

本

体

シャワーヘッド

サ ー モ ス

バス金具

タ ッ ト ・ 壁 付

シャワーバス金具

ホース
種類

新品番

旧品番

樹脂
ホース TMF49WGRN(ｸﾞﾚｰ)

TMF49WGRS

吐水口 シャワー

オート
開閉
ストップ

一般地

オート
ストップ

なし

スプレー（節水）
シャワー

し

な

し

－

TMF49ARN

TMF49ARS－

TMF19ARR

TMF19AN

TBF19R

TBF19

一般地

バス金具

単水栓・壁付

な

オート
ストップ

なし
一般地

埋込み

単 水
栓

埋込み
オートストップ－－

一般地※品番や希望小売価格は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

― 3 ―

２－２

オートストップ水栓１９９８年発売からの変遷■発売当初から現在までの製品に於ける補修を目安とした仕様変更を区分けします。
補修対応（ハンドル仕様変更自閉バルブ・自閉ハンドル等）については、Ｐ３９～４１のオプション品での対応表と照らし合わせてご利用ください。
＜発売からの仕様変更内容＞①１９９８年１０発売②２００２年６月～フルモデルチェンジ
・吐水時間の調整作業を容易にできる等のメンテナンス性向上で仕様変更
・温度調節及び開閉ハンドルの強度アップ（袋ナット変更・リング追加）③２００５年４月～マイナーチェンジ
・自閉バルブのバルブケースを樹脂化して構造変更する。
・圧力室蓋の工具掛かり形状およびネジ寸法を変更する。
④２００８年１０月～
・自閉ハンドルの操作部の表示『おす』⇒『ＰＵＳＨ』に変更等を含んで、樹脂から金属に変更する。
※各変更に於いて自閉バルブ等の互換性がなく補修形態が変わりますので注意願います。
④世代
②世代
ｵｰﾄ
ｼｬﾜｰ
①世代
③世代
現在
2002 年
ｽﾄｯﾌﾟ ﾀｲﾌﾟ
1998 年 10 月発売～
2005 年 4 月～
2008 年
6 月～
10 月～
シャワーバス金具

吐水口
・
ｼｬﾜｰ

節水
ｼｬﾜｰ
節水
ｼｬﾜｰ

吐水口
のみ

シャワー金具

ｼｬﾜｰ
のみ

ｸﾘｯｸ
ｼｬﾜｰ
ﾏｯｻｰｼﾞ
ｼｬﾜｰ

節水
ｼｬﾜｰ

バス金具
単水栓

吐水口

－

ｼｬﾜｰ

節水
ｼｬﾜｰ

埋込み水栓

吐水口

－

ｼｬﾜｰ
又は
吐水口

－

TMF49C1X
TMF49C1GXTMF49CXTMF49CGX

TMF49CR1X
TMF49C1GRXTMF49CRX
TMF49CGRXTMF49C1S
TMF49C1GS
TMF49C1GA
TMF49CS
TMF49CGS
TMF49CGA
TMF49WS
TMF49WGSX TMF49WGNTMF49WX
TMF49WGXTMF49MX
TMF49MGX

TMF49WRX
TMF49WGRXTMF49MRX
TMF49MGRXTMF49C2X

TMF49CR2X

TMF49C2S

TMF49C2GXTMF49CR2GX

TMF49C2GS

TMF49AXTMF49ARX

TMF19CXTMF19CGX

TMF19CRX

TMF19AXTMF49ASX

TMF19ARX

TMF49C1GAR TMF49C1GAS TMF49C1GANTMF49CN
TMF49CGAR
TMF49WN
TMF49WGRR

TMF49CGAS

TMF49CGAN

TMF49WGRSTMF49WGRNTMF49C2N

TMF49C2GA

TMF49C2GAR TMF49C2GAS TMF49C2GANTMF49AN

TMF49ARR

TMF19CSX
TMF19CGRXTMF19CGAX
TMF19AS

TMF19CNX

TBF19

― 4 ―

TMF49C1N

TMF19CGARXTMF19AN

TMF49ARS

TMF49ARN

TMF19CGAS
TMF19ARR

TBF19R

３ 構造および作動原理
３－１

ハイサーモユニット

ハイサーモは、下記のような構造となっており、ＳＭＡコイル（形状記憶合金ばね）とばねのつり合いによりバルブを制御し、湯水混合水の温度を安定させます。
湯

水

湯水混合水

湯

ばね

水 バルブ

ＳＭＡコイル（通常のステンレスばね）

高温になるとばね力が強くなる形状記憶合金ばね

湯水混合水の温度が低くなった場合

湯水混合水の温度が高くなった場合

水

湯

湯水混合水

バルブ

ばね

湯水混合水

バルブ

ＳＭＡコイル

ＳＭＡコイル

ばね①ＳＭＡコイルがばねに押されて縮み、バルブが右側に移動する。
②水の量が減少し、湯の量が増える。
③湯水混合水の温度が上がる。

３－２

水

湯

①ＳＭＡコイルが伸び、バルブが左側へ移動する。
②湯の量が減少し、水の量が増える。
③湯水の混合水の温度が下がる。

オートストップ機能部

オートストップ機能部は、下図のようにピストンバルブ前後の圧力差を利用してシート部をシー
ルし、自動止水する構造となっています。したがって、吐水口用ボタンまたはシャワー用ハンド
ルを１回押せば、設定した湯量のみ吐水した後、自動的に止水します。また、１回の吐水量（または吐水時間）については任意に調節できます。
（調節方法については、Ｐ．３７、Ｐ．３８を参照ください。）
１次圧

２次圧

湯

湯

ピストンバルブ

１次圧

湯

湯ピストンバルブ

― 5 ―

湯

２次圧

＜作動原理＞①閉止状態より、吐水口用
ボタンまた
はシャワー
用ハンドル
⇒押棒を押すピストンバルブ

ピストンバルブ押棒

圧力室②押棒がリリ
ーフバルブ
を押し、圧
力室内の内
圧を抜く。

リリーフバルブ

圧が抜ける

ピストンバルブ

押棒

リリーフバルブ

押棒
クリーニングピン付ばね③押棒がピストンバルブに当たり、ピストンバル
ブを押していく。水が流
れ出す。

水

水

圧力室蓋

⑥リリーフバル
ブが水圧お
よびクリー
ニングピン
付ばねの力
で元に戻り、
リリーフバ
ルブシート
をシールす
リリーフバルブシート
る。

圧力室

水

⑦圧力室蓋の小穴より圧力室
内に水が入り、ピストン
バルブが戻っ
ていく。

小穴

押棒

④吐水口用ボ
タンまたは
シャワー用
ハンドルが
ストッパー
に当たり、
ピストンバ
ルブの動き
が止まる。

ピストンバルブ⑤吐水口用ボタンまたはシャ
ワー用ハンドルから手を放すと、ボタン（ハンドル）
戻しばねの力で、押棒は元の位置に戻る。

ピストンバルブ

ピストンバルブシート

押棒

― 6 ―

⑧ピストンバルブがピストン
バルブシートをシールし、
１サイクルの作動が完了する。

― 7 ―

４ メンテナンスフローチャート（異常時のチェック方法）
４－１

診断前の確認

トラブル発生時は、すぐに故障と判断しないで、次の項目のチェックを行ってください。

１．

十分な量の水がきているか確認してください。

●十分な量の水がきているか、断水していないか。
（他の水栓は正常に作動しているか）

２．

十分な温度、十分な量の湯がきているか確認してください。

●ボイラー、給湯機のスイッチは入っているか。
●給湯温度は「使用温度＋10℃以上」になっているか。
●十分な量の湯がきているか、断水していないか。
（他の水栓は正常に作動しているか）

４－２

異常時のチェック方法

ＴＭＦ49 型（サーモスタットシャワーバス水栓・バス水栓）
1. オートストップハンドル（シャワー・吐水口）を正常に操作しても吐水流量が少ない········· 8
2. シャワー開閉ハンドルを「全開」にしても、吐水流量が少ない ···························· 9
3. シャワー側オートストップハンドルを正常に操作しても、吐水時間が短い（長い）···········10
4. 吐水口側オートストップハンドルを正常に操作しても、吐水量が少ない（多い）·············11
5. シャワー開閉ハンドルを「閉」にしても止水しない ······································126. オートストップ（シャワー・吐水口）が止水しない ······································13
7. 高温（MAX 約 45℃）が出ない ··························································14
8. 低温が出ない ········································································15
9. 温度調節ハンドルの目盛通りの吐水温度が出ない ········································16

ＴＭＦ19 型（シャワー単水栓・横水栓）
1. オートストップハンドルを正常に操作しても吐水流量が少ない ····························17
2. オートストップハンドルを正常に操作しても、吐水時間（吐水量）が短い・長い（少ない・多い） ··························································18
3. オートストップ（シャワー・吐水口）が止水しない ······································19― 8 ―ＴＭＦ49 型（サーモスタットシャワーバス水栓・バス水栓）
1.

オートストップハンドル（シャワー・吐水口）を正常に操作しても吐水流量が少ない

給湯機の設定温度は、適切（吐水温度＋10℃以上）か？

NO

給湯機側の設定温度を上げて
ください。

NO

止水栓、流量調節弁を調整しな
おしてください。(Ｐ６１参照)

ある

フィルター、吐水口キャップを掃除してください。

YES

止水栓、流量調節弁は適度に調整されているか？
YES

フィルター、吐水口キャップのごみつまりはないか？
ない

給湯圧力は
十分（0.1ＭＰａ以上）か？

水栓本体の湯側に減圧ブッシュが組み込まれている場合、ブッシュを取り外してください。

NO

止水栓
「閉」

NO

給湯機の能力不足が考えられます。給湯能力が十分かチェ
ックしてください。

YES

温調ハンドルをＣ側いっぱいに回しても吐水流量が少ない。
YES

給水圧力が不足していると思われます。

― 9 ―2.

シャワー開閉ハンドルを「全開」にしても、吐水流量が少ない

給湯機の設定温度は、適切（吐水温度＋10℃以上）か？

NO

給湯機側の設定温度を上げて
ください。

NO

止水栓を調整しなおして
ください。

ある

フィルター、吐水口キャップを掃除してください。

YES

止水栓は、適度に調整されているか？
YESフィルター，吐水口キャップのごみつまりはないか？
ない

給湯圧力は、十分（0.1ＭＰａ以上）か？

水栓本体の湯側に減圧ブッシュが組み込まれている場合、ブッシュを取り外してみてください。

NO

止水栓
「閉」

NO

給湯機の能力不足が考えられます。給湯能力が十分かチェ
ックしてください。

YES

温調ハンドルをＣ側いっぱいに回しても吐水流量が少ない。
YES
シャワー開閉ハンドルを止水位置にして、ハンドルを取り外す。

右図のようにスピンドルのカット面が上を向いているか？

NO

スピンドルのカット面を上に向けて、再度シャワー開閉ハンドルを取付けてください。

YES
給水圧力が不足していると思われます。

― 10 ―

カット面

3.

シャワー側オートストップハンドルを正常に操作しても、吐水時間が短い（長い）シャワーの吐水流量は、適量（7～11L/分）か？

NO

止水栓又は流量調節弁で、シャワーの吐水流量を調節
してください。

NO

吐水時間を調節しなおしてください。（Ｐ３８参照）

YES
吐水時間調節は、
適当か？
YES
止水栓「閉」

オートストップユニット部を取り外す。

フィルターにつまったごみをブラシなどで取り除いてください。

クリーニングピン付ばねある

バルブケースのフィルターにごみつまりはないか。

リリーフバルブ
圧力室ふたない

ピストンバルブ

圧力室ふたを緩め、クリーニングピ
ン付ばね、ピストンバルブを取出
す。

フィルター
Ｕパッキン

圧力室ふた小穴部周辺に異物が付着していないか。

あるバルブケースオートストップユニット部ない
クリーニングピンに曲がりがないか？

付着している異物を取り除いてください。

あるクリーニングピン付ばねを交換してください。

ない
ピストンバルブのＵパッキン
部にごみかみはないか？

ある
ピストンバルブのＵパッキン
部につまったごみを取り除いて
ください。

ない
ピストンバルブのＵパッキン
部に摩耗がないか？

Ｕパッキンにシリコンエマルジョンなどの潤滑剤を塗ってみてください。
摩耗が激しい場合は部品を交換してくだ
さい。

ある

ない
これらの対処でも解決しない場合は、
オートストップバルブ部及びオート
ストップユニットを交換してください。
（Ｐ２３～Ｐ２４及びＰ２６参照）

オートストップ圧力室部（THG1）― 11 ―

オートストップユニット（TH745-1S）

4.

吐水口側オートストップハンドルを正常に操作しても、吐水量が少ない（多い）NO

吐水量調節は、適当か？

吐水量を調節しなおしてください。（Ｐ３７参照）

YES
止水栓「閉」

オートストップユニット部を取り外す。

バルブケースのフィルターにごみつまりはないか。

フィルターにつまったごみをブラシなどで取り除いてください。
あるクリーニングピン付ばね
リリーフバルブない

圧力室ふた
ピストンバルブ

圧力室ふたを緩め、クリーニングピ
ン付ばね、ピストンバルブを取出
す。

フィルター
Ｕパッキン

圧力室ふた小穴部周辺に異物が付着していないか。

あるバルブケースオートストップユニット部ない
クリーニングピンに曲がりがないか？

付着している異物を取り除いてください。

あるクリーニングピン付ばねを交換してください。

ない
ピストンバルブのＵパッキン
部にごみかみはないか？

ある
ピストンバルブのＵパッキン
部につまったごみを取り除いて
ください。

ない
ピストンバルブのＵパッキン
部に摩耗がないか？

Ｕパッキンにシリコンエマルジョンなどの潤滑剤を塗ってみてください。
摩耗が激しい場合は部品を交換してくだ
さい。

ある

ない
これらの対処でも解決しない場合は、
オートストップバルブ部及びオート
ストップユニットを交換してください。
（Ｐ２５～２６参照）

オートストップ圧力室部（THG1）― 12 ―

オートストップユニット（TH743N）

5.

シャワー開閉ハンドルを「閉」にしても止水しない

止水栓「閉」

止水位置

シャワー開閉
ハンドル

シャワー開閉ハンドルを止水位置にして、ハンドル
を取外す。
ライン

右図のようにスピンドルのカット面が上を向いているか？

NO

スピンドルのカット面を上に向けて、再度シャワー開閉ハンドルを取付けてください。

カット面

YES

開閉ユニットを取り外してください。

開閉ユニットのシート部に
ごみかみはないか？

ある

開閉ユニットは分解せずに、
ユニット外側よりシート部につまったごみを取り除いて
ください。

ない

これらの対処でも解決しない
場合は、開閉ユニットを交換してください。

開閉ユニット（ハンドル付）
TH577-4（TMJ47 型用）
TH577-5（TMF47 型用）※上記ＴＨ品には、それぞれ
TMJ47 型、TMF47 型用のハンドルが同梱されています。
ハンドルは、TMF49 型にセットのものをご使用ください。

― 13 ―

シート部

開閉ユニット6.

オートストップ（シャワー・吐水口）が止水しない
止水栓「閉」
クリーニングピン付ばね
リリーフバルブ
オートストップユニット部を取外し、更に圧力室ふたを緩め、クリー
ニングピン付ばね、リリーフバル
ブ、ピストンバルブを取出す。

圧力室ふた
ピストンバルブ
フィルター
Ｕパッキン
バルブケースオートストップユニット部

圧力室ふた小穴部周辺に異物が付着していないか。

付着している異物を取り除いてください。

バルブケースのシート部にごみかみはないか？

ある

バルブケースのシート部につまったごみを取り除いてください。

ない

ピストンバルブのシートパッキンにごみかみはないか？

ある

ピストンバルブのシートパッキンにつまったごみを取り除いてください。

ない

リリーフバルブのシートパッキンにごみかみはないか？

リリーフバルブのシートパッキンにつまったごみを取り除いてください。
あるない

これらの対処でも解決しない場合は、
オートストップバルブ部及びオート
ストップユニットを交換してください。
（Ｐ２３～２７参照）

オートストップ圧力室部 オートストップユニット オートストップユニット（THG1）（TH745-1S：シャワー側） （TH743N：吐水口側）― 14 ―

7. 高温（MAX 約 45℃）が出ない※この商品にはやけど防止のため、熱湯を吐水しないよう高温吐水防止用ストッパーを設けております。
公共の浴場での使用であること、およびイタズラ防止の視点からも約 45℃以上の湯が出ない仕様にしておりますが、あくまでもハンドル回転角度を規制しているもので 40℃目盛での 40℃吐水の調整が大前提です。

給湯機の設定温度は、適切（吐水温度＋10℃以上）か？

NO

給湯機側の設定温度を上げて
ください。

NO

止水栓、流量調節弁を調整しな
おしてください。

あるフィルター、吐水口キャップを掃除してください。

YES

吐水温度が 40℃になるように調節した後、ハンドルを 40 目盛に合わせて挿入する。

YES

止水栓、流量調節弁は、適度に調整されているか？
YES

フィルター、吐水口キャップのごみつまりはないか？
ない
温度調節ハンドルを 45℃ストップ
位置いっぱいに回し、さらにハンドルを抜き、スピンドルをＨ側いっぱ
いまで回す。

高温が吐水する。
NO
Ｃ側の止水栓を閉める。

高温が吐水する。

給湯機の能力不足、異常など
水栓以外に問題があると考え
られます。

NO

YES
ハイサーモユニットを取り外してください。（Ｐ２０～Ｐ２１参照）ある
ハイサーモユニットのフィルターにごみつまりはないか？

ハイサーモユニットは分解せずに、ユニット外側フィルターにつまったごみをブラシなどで取り除いて
ください。

フィルター

ない
ハイサーモユニットを交換してください。（Ｐ２１～Ｐ２２参照）― 15 ―

ハイサーモユニット
TH576-4R

8. 低温が出ない

給湯機の設定温度は、適切（吐水温度＋10℃以上）か？

NO

給湯機側の設定温度を上げて
ください。

NO

止水栓、流量調節弁を調整しな
おしてください。

あるフィルター、吐水口キャップを掃除してください。

YES

吐水温度が 40℃になるように調節した後、ハンドルを 40 目盛に合わせて挿入する。

YES

止水栓、流量調節弁は適度に調整されているか？
YES

フィルター、吐水口キャップのごみつまりはないか？
ない
温度調節ハンドルをＣ側いっぱいに回し、さらにハンドルを抜き、スピンドルをＣ側いっぱいまで回す。

低温が吐水する。
NO
ハイサーモユニットを取り外してください。（Ｐ２０～Ｐ２１参照）ある
ハイサーモユニットのフィルターにごみつまりはないか？

ハイサーモユニットは分解せずに、ユニット外側フィルターにつまったごみをブラシなどで取り除いて
ください。

フィルター

ない
ハイサーモユニット
TH576-4R
ハイサーモユニットを交換してください。（Ｐ２１～Ｐ２２参照）― 16 ―

9.

温度調節ハンドルの目盛通りの吐水温度が出ない

給湯機の設定温度は、適切（吐水温度＋10℃以上）か？

NO

給湯機側の設定温度を上げて
ください。

NO

止水栓、流量調節弁を調整しな
おしてください。

あるフィルター、吐水口キャップを掃除してください。

YES

吐水温度が 40℃になるように調節した後、ハンドルを 40 の目盛に合わせて挿入する。

YES

止水栓、流量調節弁は適度に調整されているか？
YES

フィルター、吐水口キャップのごみつまりはないか？
ない
温度調節ハンドルを目盛に関係なく、４０℃の湯が出る位置まで回す。

４０℃の湯が出る。
NO
ハイサーモユニットを取り外してください。（Ｐ２０～Ｐ２１参照）ある
ハイサーモユニットのフィルターにごみつまりはないか？

ハイサーモユニットは分解せずに、ユニット外側フィルターにつまったごみをブラシなどで取り除いて
ください。

フィルター

ない
ハイサーモユニット
TH576-4R
ハイサーモユニットを交換してください。（Ｐ２１～Ｐ２２参照）― 17 ―

ＴＭＦ19 型（シャワー単水栓・横水栓）
1.

オートストップハンドルを正常に操作しても吐水流量が少ない

止水栓は、適度に調整されているか？

NO

止水栓を調整しなおして
ください。

ある

吐水口キャップを掃除して
ください。

ある

オートストップユニットの小穴部
やシート部近辺につまったごみを取り除いてください。

YES

吐水口キャップの
ごみづまりはないか？
ない

止水栓「閉」

オートストップユニットを取り外す。（Ｐ２５～２６参照）

オートストップユニットの小穴部やシート部近辺に
ごみづまりはないか？
ない

給湯元圧が不足していると思われます。
給湯機の給湯能力や、給湯元混合栓（大型サーモなど）をチェック
してください。

― 18 ―

2.

オートストップハンドルを正常に操作しても、吐水時間（吐水量）が短い・長い（少ない・多い）

吐水口、シャワーの
吐水流量は適量か？

NO

止水栓で吐水流量を調節してく
ださい。

NO

吐水時間を調節しなおしてください。
（Ｐ３７～Ｐ３８参照）

YES
吐水時間調節は、
適当か？
YES
止水栓「閉」
フィルターにつまったごみをブラシなどで取り除いてください。

オートストップユニット部を取り外す。

クリーニングピン付ばねある

バルブケースのフィルターにごみつまりはないか。

リリーフバルブ
圧力室ふたない

ピストンバルブ

圧力室ふたを緩め、クリーニングピ
ン付ばね、ピストンバルブを取出
す。

フィルター
Ｕパッキン
ある

圧力室ふた小穴部周辺に異物が付着していないか。

バルブケースオートストップユニット部

ないあるクリーニングピンに曲がりがないか？

付着している異物を取り除いてください。

ない

クリーニングピン付ばねを交換してください。

あるピストンバルブのＵパッキン
部にごみかみはないか？

ピストンバルブのＵパッキン
部につまったごみを取り除いて
ください。

ない

Ｕパッキンにシリコンエマルジョンなどの潤滑剤を塗ってみてください。
摩耗が激しい場合は部品を交換してください。

ある

ピストンバルブのＵパッキン
部に摩耗がないか？
ない
これらの対処でも解決しない場合は、
オートストップバルブ部及びオート
ストップユニットを交換してください。
（Ｐ２５～２６参照）

オートストップ圧力室部（THG1）― 19 ―

オートストップユニット（TH743N）

3.

オートストップ（シャワー・吐水口）が止水しない

止水栓「閉」
クリーニングピン付ばね
リリーフバルブ
オートストップユニット部を取外し、更に圧力室ふたを緩め、クリー
ニングピン付ばね、リリーフバル
ブ、ピストンバルブを取出す。

圧力室ふた
ピストンバルブ
フィルター
Ｕパッキン
バルブケースオートストップユニット部

圧力室ふた小穴部周辺に異物が付着していないか。

付着している異物を取り除いてください。

バルブケースのシート部にごみかみはないか？

ある

バルブケースのシート部につまった
ごみを取り除いてください。

ない

ピストンバルブのシートパッキンにつまったごみを取り除いてください。

あるピストンバルブのシートパッキンにごみかみはないか？
ないあるリリーフバルブのシートパッキンにごみかみはないか？

リリーフバルブのシートパッキンにつまったごみを取り除いてください。

ない

これらの対処でも解決しない場合は、
オートストップバルブ部及びオート
ストップユニットを交換してください。
（Ｐ２５～２６参照）

オートストップ圧力室部（THG1）― 20 ―

オートストップユニット（TH743N）５ ユニットの交換手順
５－１

ハイサーモユニット

ハイサーモユニット取り外し編 ＜ＴＭＦ４９型＞① 止水栓（湯側・水側）を閉め、オートストッ
プハンドルまたは、シャワー開閉ハンドルを操作し、内圧を下げる。
② 温度調節ハンドルを取り外す。
キャップ・小ねじを外してハンドルを抜き取ってください。
注意

リング

ブッシュ

精密ドライバー

キャップ
小ねじ
温度調節ハンドル

キャップは精密ドライバーなどの先の細いものを使用
し、めっき表面を傷つけないように注意しながら外してください。

※ ブッシュが外れた場合、元通りに差し込んでください。
インデックス※2002 年以前（①世代）の旧製品にはリングはありません。
※2002 年以前（①世代）の旧製品にはキャッ
プはありません。
温度調節ハンドルは矢印の方向に強く引っ張ると外れます。
外れないときは、レバー部を木づちなどで軽くたたくと外れます。

③ インデックスを取り外す。
インデックスは、本体後ろ下側で切れていますので、そこから広げながら外してください。

インデックス※広げすぎると割れることがありますので注意してください。
④ モーターレンチでナットを緩めて取り外す。
リングを外してナットを緩めて取り外してください。
※2002 年以前（①世代）の旧製品は手締め式です。
（リングなし）モーターレンチリング

ナット― 21 ―

⑤ 切欠にマイナスドライバーを差し込み、ハイサーモユニットを取り外す。
※ ハイサーモユニットを取り外すとき、ストッパ
ーが外れることがありますが、異常ではありません。

※ 止め輪は外さないでください。もし、外れた
場合は、元通りに取り付けてください。
※ 本体内にごみなどかつまっていないか確認してください。ごみがつまっている場合は、柔ら
かいブラシなどで取り除いてください。

ストッパー

止め輪
ハイサーモユニツト

ハイサーモユニット組み込み編 ＜ＴＭＦ４９型＞※2002 年以前（①世代）の旧製品を取り替える
場合 別途、ナット（品番 22384R）
ストッパー（品番 18652）
リング（品番 95720）
温調ハンドル（品番 TH755-7）が必要です。
切り欠き① 新しいハイサーモユニットを組み込む際は、ハイサーモユニットのつばと、本体の切り欠
きを合わせるように押し込む。
② ストッパーを取り付ける。
取り付けの際は、ストッパーの切り欠き（安全ボタン停止位置）と本体の切り欠きを合わせるようにして取り付ける。
※ストッパーは高温吐水防止用のものです。
高温吐水が必要な場合は、別途、高温吐水用
ストッパー（品番 186521R）に交換してください。
※2002 年以前（①世代）の旧製品のストッパー（樹脂品）は使用しないでください。

― 22 ―

ハイサーモユニツトのつば

切り欠き部

切り欠き
ストッパー

③ モーターレンチでナットを確実に締め付ける
締める※ナットはしっかりと締め付けてください。
しっかり締めないと緩んで外れることがあります。
締付トルクは１２Ｎ・ｍ程度を目安に締付けてください。
次にリングを取り付けてください。

モーターレンチリング

ナット④ インデックスを取り付ける。
インデックスの切れている位置を後ろ下側にして、取り付けてください。
※インデックスの切れている位置が後ろ下向きで、本体との位置合わせが合うようになっています。インデックスが確実に取り付けられているか、指で回したりして確認してください。

インデックス

位置あわせ⑤ 止水栓を開け、実際に吐水して吐水温度が 40℃

ラインになるように調節する。

⑥ 吐水温度が 40℃の状態で、温度調節ハンドルの「40」とインデックスのラインが一致するように、
温度調節ハンドルを取り付け、小ねじで固定してキャップを取り付けてください。
40⑦ Ｃ、45℃ストップ位置での吐水温度を確認してください。
※ハイサーモユニット組み込み後は、必ず、吐水温度を確認してください。
誤った設定温度のまま、ご使用になるとやけどをするおそれがあります。

― 23 ―

キャップ

小ねじ

５－２

シャワーオートストップユニット

シャワーオートストップユニット取り外し編 ＜ＴＭＦ４９型＞① 止水栓（湯側・水側）を閉め、オートストッ
プハンドルを操作し、内圧を下げる。

2002 年以前（①世代）の旧製品
小ねじ

止水栓

キャップ

シャワー用ハンドル化粧ねじ② 化粧ねじを取り外し、シャワー用ハンドルを取り外す。

2002 年以前（①世代）の旧製品※2002 年以前（①世代）の旧製品の場合、キャップ・小ねじを取り外す。
※2002 年以前（①世代）の旧製品の場合、マイナ
スドライバーをストッパーの溝に差し込み、ストッパーを取り外す。

マイナスドライバー

ストッパー

溝

③ モーターレンチで、ナットを緩めて取り外す。
※ナットは工具締めです。
※2002 年以前（①世代）の旧製品の場合、ナット
は二面です。

ナット（六面）
旧品（二面）
モーターレンチ④ 切り欠きにマイナスドライバーを差し込み、シャワーオートストップユニットを取り外す。

オートストップ
ユニット
切り欠き

マイナスドライバー
オートストップユニット― 24 ―

シャワーオートストップユニット組み込み編 ＜ＴＭＦ４９型＞
オートストップユニット（品番：ＴＨ７４５－１Ｓ）が必要です。
※旧製品（①②③世代）のハンドルを取り替える
場合オートストップハンドル付ユニット（品番：ＴＨＧ９）が必要です。
切欠① シャワーオートストップユニットを本体に組み込む。

オートストップユニット
つば※ 組み込む際、シャワーオートストップユニットのつばと本体側の切欠を合わせるように押込
むこと。

締める

② モーターレンチで、ナットを確実に締付ける。
モンキーレンチ※ナットは必ず工具でしっかりと締付けてください。締付トルクは 20N･m 程度を目安にして締付けてください。
ナット③ シャワー用ハンドルを本体の丸印とハンド
ル内側の切り欠きを合わせてはめ込む。

丸印

切り欠き

※ 必ず印を合わせてはめ込んでください。
印を合わせないと、吐水時間が狂ったり、作動不良の原因となります。

シャワー用ハンドル④ シャワー用ハンドルを取付、数回の水出し操
作後、吐水時間を確認する。確認後、化粧小ねじを確実に締め付ける。

シャワー用ハンドル※ 取付当初は、バルブの構造上、吐水時間が長めに出ますが異常ではありません。
数回の水出し操作で正常になります。
※取付直後はエアー溜まりの影響で止水まぎわにシャワーヘッドが振動する場合があります。
数回の水出し操作を行ってください。
― 25 ―

化粧小ねじ

５－３

吐水口用オートストップユニット

吐水口用オートストップユニット取り外し編 ＜ＴＭＦ４９型・ＴＭＦ１９型＞① 止水栓（湯側・水側）を閉め、オートスト
ップハンドルを操作し、内圧を下げる。
② 止めねじをゆるめて吐水口用ボタンを引抜き、取り外す。

旧品（後面）

止水栓（湯側）
吐水口用ボタン※止めねじは、
プラスドライバーでゆるめてください。
旧製品によっては後面止めねじの場合がありその場合は六角棒レンチでゆるめてください。

③ モーターレンチで、吐水口用オートストップ
ユニットをゆるめて取り外す。

ユニット

（水側）

吐水口用オートストップユニット組込み編 ＜ＴＭＦ４９型・ＴＭＦ１９型＞
オートストップユニット（品番：ＴＨ７４３Ｎ）が必要です。
※旧製品（①②③世代）のハンドルを取り替える
場合オートストップハンドル付ユニット（品番：ＴＨＧ８）が必要です。

① 新しいオートストップユニットを本体に組み込んでモーターレンチでしっかり締め付
け固定し、数回の水出し操作後、吐水量を確認する。
※ 締付トルクは 20N･m を目安に締付けてください。
※ 取り付け当初は、バルブの構造上、吐水量が多めに出ますが異常ではありません。
数回の水出し操作で正常になります。

② 吐水口用ボタンを取り付け、止めねじで固定する。
※ 吐水口用ボタンをマークが正面を向くようにはめ込んでください。
※ 止めねじは緩まないよう、
プラスドライバーで締め付けてください。
旧製品によっては後面止めねじの場合がありその場合は六角棒レンチ、で締め付けてください。

旧品（後面）
止めねじ

モーターレンチ― 26 ―

５－４

シャワー・吐水口用オートストップ圧力室部の取替え

シャワー用・吐水口用オートストップ圧力室部取外し・組込み編 ＜ＴＭＦ４９型・ＴＭＦ１９型＞
オートストップ圧力室部（品番：ＴＨＧ１）が必要です。
※オートストップユニットのフィルターが無く金属の旧品は、オートストップ圧力室部（品番：ＴＨ６９９）が必要です。

① 圧力室ふたを緩め、クリーニングピン付ばね、リリーフバルブ、ピストンバルブを取外す。
※ 本体，バルブケース内にごみなどがつまっていないか確認してください。ごみがつまっている
場合は、柔らかいブラシなどで取り除いてください。
※ 圧力室ふたのメンテには一般工具で対応できますが、外れない場合は締付工具 TZ115-1 をご使用ください。

クリーニングピン付ばね
リリーフバルブ
圧力室ふた
ピストンバルブ
フィルター
Ｕパッキン
バルブケースオートストップユニット② 新しいオートストップ圧力室部を組み込みの際は、ピストンバルブ、リリーフバルブ及びクリーニングピン付ばねの方向性に注意
して組み付け、圧力室ふたを確実に締付ける。
※ 圧力室ふたを組み付ける際、クリーニングピン
が曲がらないように注意してください。
曲がると作動不良の原因となります。
組み付け
後、数回作動させ、クリーニングピンが摺動することをチェックしてください。

― 27 ―

オートストップユニット

モンキーレンチ

締める５－５

シャワー・吐水口用オートストップバルブ部の取替え

シャワーオートストップバルブの取替え編＜ＴＨ７４５－１Ｒ＞＜ＴＨ７４５－１Ｓ＞

オートストップバルブ部（品番：ＴＨＧ４）が必要です。
①モータレンチでストッパーを固定しバルブケースの工具掛かり部をモータレンチではさみ、バルブケースの表示に合わせて外してください。
※座金とばねが同時に外れますのでなくさない
ように注意してください。
②新しいオートストップバルブをバルブユニット部に組み込んでください。
※締め付けの際はの逆方向に回して締め付けてください。
※Ｕパッキンが入っていることを必ず確認してください。

※バルブケースが樹脂のため締め過ぎに注意してください。
③オートストップユニットを本体に組み込む。
組み込み手順はＰ２４を参照ください。

吐水口用オートストップバルブの取替え編＜ＴＨ７４３Ｎ＞

オートストップバルブ部（品番：ＴＨＧ２）
が必要です。
①モータレンチで押棒ガイドを固定しバルブケースの工具掛かり部をモータレンチではさみ、バルブケースの表示に合わせて外してください。

②新しいオートストップバルブを押し棒ガイドにに組み込んでください。
※締め付けの際はの逆方向に回して締め付けてください。
※Ｕパッキンが入っていることを必ず確認してください。

※バルブケースが樹脂のため締め過ぎに注意してください。
③オートストップユニットを本体に組み込む。
組み込み手順はＰ２５を参照ください。

― 28 ―

５－６

埋込み用オートストップユニット

埋込み用オートストップユニット取り外し編 ＜ＴＢ７０１型(旧品)→ＴＢＦ１９型＞① 止めねじを緩めて吐水口用キャップを引き抜き、取り外す。キャップ付タイプ

キャップ付タイプ※止めねじは、プラスドライバーで緩めてください。旧製品によっては上面の場合がありその場合は六角棒レンチで緩めてください。

② カバー押えを緩め、カバー・パッキンを取り外す。

（旧品）一体タイプ

キャップ
キャップ付タイプ（旧品）一体タイプ
緩める③ 止水栓を閉め、シャワーボタンを操作し、内圧を下げる。

閉めるキャップ※ＴＢ７０１型（旧品）の場合
小ねじを緩めて調節リングをずらす。

止水栓④ モーターレンチでオートストップバルブを緩めて取り外す。

止めねじ

パッキン
カバー
小ねじ
カバー押え

調節リング

埋込み用オートストップユニット組み込み編 ＜ＴＢＦ１９型＞
オートストップユニット（品番：ＴＨ７４３－１Ｒ）が必要です。
※ＴＢ７０１型を含む旧品を取り替える場合
埋込み用オートストップハンドル付ユニット（品番：ＴＨＧ１０） が必要です。

① 本体に、オートストップユニットをモーターレンチでしっかり締め付け固定し、数回の水出し操作後、吐水量を確認する。
※ 締付トルクは 20N･m 程度が目安です。
※ 取り付け当初は、バルブの構造上、吐水量が多めに出ますが異常ではありません。
数回の水出し操作で正常になります。

埋め込み用
オートストップユニット

止めねじ② パッキン、カバーを取り付け、カバー押えで締め付ける。
③ 吐水口用キャップを取り付け、止めねじで固定する。
※ 吐水口用キャップをマークが正面を向くようにはめ込んでください。
※ 止めねじは緩まないよう、
プラスドライバーで締め付けてください。
旧製品によっては上面の場合があり、その場合は六角棒レンチで締め付けてください。
― 29 ―

パッキン
カバー
カバー押え
キャップ

(正面を
向くように)

５－７

埋込み用オートストップ圧力室部の取替え

オートストップ圧力室部取外し・組み込み編 ＜ＴＢＦ１９型＞
オートストップ圧力室部（品番：ＴＨ６９９）が必要です。

⑤ シャワーオートストップユニットと同じ要領で、圧力室ふたを緩め、クリーニングピ
ン付きばね、リリーフバルブ、ピストンバ
ルブを取り外す。

ピストンバルブ
リリーフバルブ
クリーニング
ピン付ばね※ 本体，バルブケース内にごみなどがつまっていないか確認してください。ごみがつまっている
場合は、柔らかいブラシなどで取り除いてください。
※ 圧力室ふたのメンテには一般工具で対応できますが、外れない場合は締付工具 TZ115-1 をご使用ください。
圧力室ふた② 新しいオートストップ圧力室部を組み込みの際は、ピストンバルブ、リリーフバルブ及びクリーニングピン付ばねの方向性に注意
して組付け、圧力室ふたを確実に締付ける。
※ 圧力室ふたを組付ける際、クリーニングピンが曲がらないように注意してください。
曲がると作動不良の原因となります。
組み付け
後、数回作動させ、クリーニングピンが摺動することをチェックしてください。

― 30 ―

オートストップユニット

モンキーレンチ

締める５－８

開閉ユニット

開閉ユニット取り外し編 ＜ＴＭＦ４９型＞① 止水栓（湯側・水側）を閉め、オートストッ
プハンドルまたは、開閉ハンドルを操作し、内圧を下げる。
② 開閉ハンドルのレバーをラインの位置に合わせ、開閉ハンドルが回らないように注意してキャップ・小ねじを外してハンドルを抜き取ってください。
注意

ライン
ブッシュ
リング

キャップは精密ドライバ
ーなどの先の細いものを使用し、めっき表面を傷つけないように注意しながら外してください。

キャップ
開閉ハンドル小ねじ

インデックス※2002 年以前（①世代）の旧製品にはリングはありません。
※2002 年以前（①世代）の旧製品にはキャッ
プはありません。
開閉ハンドルは矢印の方向に強く引っ張ると外れます。
外れないときは、レバー部を木づちなどで軽くたたくと外れます。
引っぱる

開閉ハンドル③ インデックスを取り外す。

ナット

インデックスは、本体後ろ下側で切れていますので、そこから広げながら外してください。

リング
インデックス※広げすぎると割れることがありますので注意してください。

緩める④ モーターレンチでナットを緩めて取り外す。
リングを外してナットを緩めて取り外してください。
※2002 年以前（①世代）の旧製品は手締め式です。
（リングなし）モーターレンチリング
ナット― 31 ―

⑤ 切り欠きにマイナスドライバーを差し込
み、開閉ユニットを取外す。

マイナスドライバー※ 本体内にごみなどが詰まっていないか確認
してください。
ごみが詰まっている場合は、柔らかいブラシなどで取り除いてください。

切り欠き

開閉ユニット

開閉ユニット組み込み編 ＜ＴＭＦ４９型＞※2002 年以前（①世代）の旧製品を取り替える
場合 別途、ナット（品番 22384）
リング（品番 95720）
開閉ハンドル部（品番 TH755-8）が必要です。

凹部

開閉ユニット① 新しい開閉ユニットを組み込む際は、開閉ユ
ニットの凹部をスぺーサーの凸部に合わせて開閉ユニットを組み合わせる。

スぺーサー
凸部

本体切り欠き② スぺーサーの凸部を本体切り欠きに合わせて本体に組み込む。

スぺーサー凸部③ モーターレンチでナットを確実に締め付ける。
※ ナットはしっかりと締め付けてください。しっ
かり締め付けないと緩んで外れることがあります。
締付トルクは１２Ｎ・ｍ程度を目安に締付けてください。
次にリングを取り付けてください。

締める

モーターレンチリング
ナット― 32 ―

④ インデックスを取り付ける。
インデックスの切れている位置を後ろ下側にして、取り付けてください。
※ インデックスの切れている位置が後ろ下向きで、本体との位置合わせが合うようになっています。インデックスが確実に取り付けられているか、指で回したりして確認してください。

インデックス⑤ 開閉ハンドルを取り付ける。
スピンドルのカット面を上に向け、レバーとラインを合わせて開閉ハンドルをはめ込み、小ねじで固定してキャップを取り付けて
ください。

カット面
ライン
上に向ける

新しい開閉ハンドル

レバー

小ねじ

ブッシュ
キャップ

― 33 ―

６ Ｑ ＆ Ａ
Ｑ１
Ａ

オートストップの標準 吐水量及び吐水時間とその根拠は？ また、調節範囲は？
工場出荷時に、標準値として下記のように設定しています。
調節範囲も下記に示します。
標準値（工場出荷時）

調節範囲

吐水口側吐水量

約 3L

0～約 7L

シャワー側吐水時間

約 25 秒

0～約 45 秒

標準値の根拠を以下に説明します。
●吐水量約３Ｌ：

洗面器１杯の量を想定しています。市販の洗面器の大きさはまちまちですが、一般的な洗面器の容量で設定しています。

●吐水時間約 25 秒： 1 回のハンドル操作で、全身の泡が落ちる時間を設定しています。なお、この時間はモニターにより設定しました。

Ｑ２
Ａ

シャワー側の吐水時間を調節するとき、最初に流量調節弁
または止水栓で流量を調節する必要があるのはなぜか？
オートストップ水栓の場合、下図に示すように流量を増やすと吐水時間は短くなり、流量を減らすと吐水時間は長くなります。
したがって、吐水時間を調節した後に流量を設定すると、せっかく調節した吐水時間が狂ってしまうため、必ず最初に流量を調整する必要があります。
（P37 参照）※ 例えば下の線図より吐水時間を 20 秒に設定後、流量を 8.5L/分→10L/分に調節すると、吐水時間は 17 秒に変わってしまうということになります。
吐水時間－流量線図
吐水時間(秒)

１回のハンドル操作で8.5L/分で 20 秒に初期設定後、流量を変化させた
場合の吐水時間の変化

流 量（L/分）― 34 ―

Ｑ３
Ａ

吐水口・シャワーオートストップタイプ(TMF49C1GAN)のみ流量調節弁がついているが、その理由は？
吐水口とシャワーの使用目的の違いによるものです。
●吐水口 ：極力大流量で、短時間に洗面器に溜める。
●シャワー：快適に浴びるために適正流量の範囲がある。（7～11L/分）

吐水口とシャワーの適正流量が異なりますが、オートストップ機能部には流量調節機能がありませんので、吐水口・シャワーオートストッ
プタイプ(TMF49C1GAN)のみ、シャワー側の流量だけを絞る流量調節弁を設けています。
※ 止水栓でも調節ができますが、吐水口側も絞られてしまうため、好ましくありません。
※ シャワー金具(TMF49C2GAN)は、吐水口がありませんので、流量調節弁はついておりません。止水栓での調節となります。
※ シャワー開閉タイプ(TMF49CGAN 他)は、開閉バルブに流量調節機能があります
ので、流量調節弁はついておりません。

Ｑ４
Ａ

吐水口側は吐水量(L)、シャワー側は吐水時間(秒)と、調節の基準が違う理由は？
実際の使用条件を考慮すると、吐水口は洗面器に湯をくむ動作となるので、洗面器一杯分の“量”が、シャワーは適正流量で全身を浴びる動作となるので、浴びる“時間”が各々必要な基準となります。
よって、吐水口は吐水量で、シャワーは吐水時間で管理しています。

― 35 ―

Ｑ５
Ａ

高温吐水防止用ストッパーをつけた理由は？
また、熱湯を使いたいという現場への対処方法は？
高温吐水防止用ストッパーをつけたのは、安全性を向上させるためのもので、理由は以下の通りです。
●お客様が、万一の誤操作や前使用者のいたずらなどで不意に湯を浴びるようなことがあっても、熱湯が出て、やけどしないようにするためです。
●洗い場専用水栓ですので、熱湯を使うことは希であると考えられるためです。

お客様の要望で、熱湯が使えるようにしてほしいとされる現場では、
高温吐水防止用ストッパー（品番：18652）を通常のストッパー（品番：186521R）に交換すれば対応できます。
高温吐水防止用ストッパー― 36 ―

Ｑ６
Ａ

現場での吐水流量の測定方法は？
下記に示します。
準備するもの●ストップウォッチ●洗面器またはバケツ（満水時の容積がわかるもの）

手

順① あらかじめ水栓のストレーナ、吐水口キャップのごみづまりを掃除し、止水栓を開ける。
② 吐水口またはシャワーより吐水させる。
（オートストップハンドルの場合は、ハンドルを押し放しにしてください。）③ 吐水状態が落ち着いたところでストップウォッチをスタートさせ、容器に水を溜め始める。

④ 満水になるまでの時間（秒）をストップウォッチで測定する。
⑤ 次式により、吐水流量（L/分）を計算する。

Ｑ＝

６０×Ｖ
Ｔ

Ｑ：吐水流量（L/分）
Ｖ：容器満水時の容積（Ｌ）
Ｔ：容器満水までにかかった時間（秒）

計 算 例
３Ｌの洗面器を満水にするのに１２秒かかった場合、

Ｑ＝

６０×３
１２

＝１５（L/分）となります。

― 37 ―

Ｑ７
Ａ

現場での吐水量・吐水時間の調節方法は？
下記の手順で調節してください。
注

取り付け当初、吐水量は多め、吐水時間は長めに出ますが、数回の水出し操作で正常になります。吐水量、吐水時間の調節は、数回の水出し操作後、行ってくだ
さい。

(1)

吐水口側吐水量（Ｌ）
工場出荷時は、1 回のハンドル操作で約３Ｌ（洗面器１杯分）に調節しています。調節できる範囲は 0～約 7Ｌです。
１． 止めねじをプラスドライバーで緩止めねじめて吐水口用ボタンを引き抜き、取り外す。
（旧品の後面止めねじ場合は六角
プラスドライバー
棒レンチ緩めて取り外す）
２． ドライバーを差し込み、吐水量調節ねじを回す。
時計回りに回すと吐水量が多くなり、反時計回りに回すと少少なくなる
な く な り ま す 。（ １ 回 転 で 約
1.5L の調節ができます。）※ ＴＭＦ１９Ｃ型の場合、シャワー付きとなりますので約２０秒で約３Ｌ(洗面器１杯分）になるように止水栓で調節し、その後、吐水量調節ねじで調整
してください。
(１回転で約５秒の調節ができます)

旧品（後面）
六角棒レンチ
吐水口用
ボタン

多くなる

吐水量調節ねじボタン

３． ボタンを一度押して吐水量を確認する。
４． お好みの量に調節し、取り外しと逆の手順で取り付ける。

※ 吐水口用ボタンをマークが正面を向くようにはめ込んでください。
※ 止めねじは緩まないよう後面の場合は六角棒レンチ、前面の場合
はプラスドライバーで締め付けてください。

止めねじ

吐水口用ボタン

正面を向くように※吐水口側は、洗面器一杯の量を基準として、吐水量で管理しています。
― 38 ―

(2)シャワー側吐水時間（秒）
工場出荷時は、1 回のハンドル操作で約 25 秒に調節しています。
調節できる範囲は 0～約 45 秒です。
まず、流量調節弁をドライバーで回ハンドルを押して、吐水時間を確認

１ し、シャワーの流量を調節してくださ ２ してください。
い。（目安として 7～11L/秒です。）

ハンドル

流量調節弁

※TMF49C2GAN の場合は、止水栓で調節
してください。

※適切な吐水時間になっていれば、以下の調整は必要ありません。

ＴＭＦ４９Ｃ１型・ＴＭＦ４９Ｃ２型

１． 化粧ねじを取り外す。

化粧ねじ

シャワー用ハンドル
開閉工具

２． 化粧ねじの穴よりマイナスドライ
バーを差し込み、吐水時間調節ねじを回す。
時計回りに回すと吐水時間が長くなり、反時計回りに回すと短くなります。
（１回転で約４秒の調節ができます。）
３． シャワー用ハンドルを一度押して数回水出し操作を行ったあと吐水量を確認する。

化粧ねじ

ハンドルが外れて落下しないように
必ずハンドルに手を添えて操作してください。
ハンドルが外れた場合

ハンドルを本体の印㋑とハンドル内側の印㋺を合わせて取り付ける。
印がずれると設定した吐水時間が得られなくなります。

４．お好みの量に調節した後、化粧ねじを確実に取り付ける。
※シャワー側は、全身の泡が落ちる時間を想定して、吐水時間で管理しています。
― 39 ―

Ｑ８
Ａ

仕

※注１

オートストップ水栓用オプション品（ＴＨ品）の品揃えは？
また、ＴＨ品補修に必要な部品は？
以下の通りで製品世代によって補修対応が異なりますのでＰ４の製品仕様変更内容と照合して製品補修願います。
様

名

称

品

製品世代に
於ける補修可否
①②③④

番

対象製品

オートストップバルブ部（カラン側及び単水栓用）

TH743N

TMF49 型
TMF19 型

オートストップバルブ部（シャワー側）TH745-1STMF49 型

オートストップバルブ部（圧力室部）THG1

TMF49 型
TMF19 型

オートストップバルブ部

THG2（TH743S）

TMF49 型
TMF19 型③④

オートストップバルブ部（シャワー側）THG4(TH745-1R)

TMF49 型③④

オートストップバルブ部（埋込み用オートストップ弁）

TH743-1R

TBF19 型②④
旧製品 TB701 型にも取替え可温度調節ハンドル部

TH755-1

TMF49 型②③
18652
95720 同 時 交
換22384R（プラめっき品）②③④
但し、過去に①
製品でTH745-1 型＋
TH755－4
対応済みは可③④

にて①製品補修可※注１

開閉ハンドル部品（プラめっき品）

TH755-2

TMF49 型②③
95720 同 時 交
換22384R
にて①製品補修可※注１

オートストップハンドル部
TH755-3（キャップ：プラめっき品）― 40 ―

TMF49 型
TMF19 型
TBF19 型①②③

※注１

TH755-4

TMF49 型②③
TH745-1 型と同時交換にて①製品補修可温調側インデックス

TH755-5

TMF49 型①②③④

開閉側インデックス

TH755-6

TMF49 型①②③④

シャワーホース（シルバー1600mm）

THY478EALL

TMF49 型
TMF19 型①②③④

ハンドル付オートストップ
バルブ部（カラン側及び単水栓用）

THG8

TMF49 型
TMF19 型①②③④

ハンドル付オートストップ
バルブ部（シャワー側）

THG9

TMF49 型①②③④

ハンドル付オートストップ
バルブ部（埋込み用）

THG10

TBF19 型①②③④

TH755－７

TMF49 型②③④
18652
95720 同 時 交
換22384R

オートストップハンドル部（プラめっき品）

温度調節ハンドル部（メタル品）

にて①製品補修可

開閉ハンドル部品

TH755－８

TMF49 型②③④

（メタル品）
95720 同 時 交
換22384R
にて①製品補修可ナット

BS 22384R

TMF49 型

①製品補修時必須

リング

95720

TMF49 型

①製品補修時必須

ストッパー

18652

TMF49 型

①製品補修時必須― 41 ―

※注１の各ハンドルＴＨ品は、旧型補修用の樹脂ハンドルで限定出荷の為、メタルハンドルの取替えをお勧めします。
尚、従来の自閉ハンドル（樹脂）からメタルハンドルの取替えの際は、ハンドルが重たくなり自動復帰ができなくなる可能性がある為、バルブとハンドルのセット品（THG8, THG9，THG10）での交換が必要です。
※品番や希望小売価格は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

Ｑ９
Ａ

現行のオプション品(ＴＨ品)で、オートストップ水栓に使用できるものは？
主なＴＨ品のみ下記に示します。

仕

様

名
称
開閉バルブ部※（ハンドル付）

対象製品
TMF49 型品
番TH577-4
TH577-5

節水シャワーヘッド

TMF49 型
TMF19 型

THY475F

シャワーハンガー

TMF49 型
TMF19 型

TH556W

オートストップバルブ部

TMF49 型
TMF19 型
TBF19 型

TH699

オートストップ用
ハイサーモユニット部

TMF49 型

TH576-4R

シャワーホース（ホワイトグレー1600mm）

TMF49 型
TMF19 型

THY478ELL#NG2※開閉ユニット部のＴＨ品（上記）は、それぞれＴＭＪ４７型、ＴＭＦ４７型のハンドルを同梱しています。
オートストップ水栓に取り付ける際は、デザインが異なりますので製品本体にセットのものを使用してください。
※品番や希望小売価格は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

― 42 ―

７ パーツリスト
1

ＴＭＦ４９Ｃ１ＧＡＮ― 43 ―

ＴＭＦ４９Ｃ１ＧＡＮ
連番
部 品 名 称
1 サーモ本体部ユニット
2 吐水口
3 ストッパー
4 スピンドル
5 スピンドルガイド
6 ナット
7 レバーハンドル
8 キャップ
9 止ねじ
10 化粧小ねじ
11 整流網12 整流板13 開閉工具14 Ｏリング
15 Ｏリング
16 Ｏリング
17 パッキン18 リング
19 断熱脚カバー
20 止水付取付脚部(TMF40C 型)
21 シャワーハンガー
22 サーモユニット部(TMF49 型用)
23 逆止弁部(TMJ40C 型用)
24 シャワーエルボ(TMJ46 型用)
25 自閉バルブ部
26 自閉バルブ部
27 温調ハンドル部
28 温調側インデックス
29 シャワーヘッド
30 シャワーホース L=1600

部 品 番 号
9A2160165841
18652
18658
18659
22384R
32392A
32393A
61232
61418
66273
66274
85060RZ
91232E1
91299E
91699H
91819S
95720
TH440
TH497-1
TH556W
TH576-4R
TH679A
TH730-1
TH743NTH745-1S
TH755-7
TH755-5 #G19M
THY475F
THY478EALL― 44 ―

個数
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
１
1
1
1
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1

備

考

２

ＴＭＦ４９ＣＧＡＮ― 45 ―

ＴＭＦ４９ＣＧＡＮ
連番
部 品 名 称
1 サーモ本体部ユニット
2 吐水口
3 ストッパー
4 ナット
5 キャップ
6 止ねじ
7 整流網
8 整流板
9 開閉工具
10 パッキン11 スペーサー
12 Ｏリング
13 リング
14 ワンストップバルブユニット
15 断熱脚カバー
16 止水付取付脚部(TMF40C 型)
17 シャワーハンガー
18 サーモユニット部(TMF49 型用)
19 逆止弁部(TMJ40C 型用)
20 シャワーエルボ(TMJ46 型用)
21 自閉バルブ部
22 温調ハンドル部
23 開閉ハンドル部
29 温調側インデックス
24 開閉側インデックス
25 シャワーヘッド
26 シャワーホース L=1600

部 品 番 号
9A2161
165841
18652
22384R
32393A
61232
66273
66274
85060RZ
91819S
92664
93004H
95720
9B4003AR
TH440
TH497-1
TH556W
TH576-4R
TH679A
TH730-1
TH743N
TH755-7
TH755-8
TH755-5 #G19M
TH755-6 #G19M
THY475F
THY478EALL― 46 ―

個数
1
1
1
2
1
1
3
1
1
1
1
3
2
1
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

備

考

３

ＴＭＦ４９ＷＧＲＮ― 47 ―

ＴＭＦ４９ＷＧＲＮ
連番
部 品 名 称
1 サーモ本体部ユニット
2 吐水口
3 ストッパー
4 ナット
5 キャップ
6 止ねじ
7 整流網
8 整流板
9 開閉工具
10 パッキン11 スペーサー
12 Ｏリング
13 リング
14 ワンストップバルブユニット
15 断熱脚カバー
16 止水付取付脚部(TMF40C 型)
17 シャワーハンガー
18 サーモユニット部(TMF49 型用)
19 逆止弁部(TMJ40C 型用)
20 ハンドシャワー(ｸﾘｯｸ･ｻｰﾓ用)
21 自閉バルブ部
22 温調ハンドル部
23 開閉ハンドル部
24 温調側インデックス
25 開閉側インデックス

部 品 番 号
9A2161
165841
18652
22384R
32393A
61232
66273
66274
85060RZ
91819S
92664
93004H
95720
9B4003AR
TH440
TH497-1
TH556W
TH576-4R
TH679A
TH707-3 #G14
TH743N
TH755-7
TH755-8
TH755-5 #G19M
TH755-6 #G19M― 48 ―

個数
1
1
1
2
1
１
3
1
1
1
1
3
2
1
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1

備

考

４

ＴＭＦ４９Ｃ２ＧＡＮ― 49 ―

ＴＭＦ４９Ｃ２ＧＡＮ
連番
部 品 名 称
1 サーモ本体部ユニット
2 ストッパー
3 ナット
4 レバーハンドル
5 化粧小ねじ
6 開閉工具
7 Ｏリング
8 リング
9 断熱脚カバー
10 止水付取付脚部(TMF40C 型)
11 シャワーハンガー
12 サーモユニット部(TMF49 型用)
13 逆止弁部(TMJ40C 型用)
14 シャワーエルボ(TMJ46 型用)
15 自閉バルブ部
16 温調ハンドル部
17 温調側インデックス
18 シャワーヘッド
19 シャワーホース L=1600

部 品 番 号
9A2162
18652
22384R
32392A
61418
85060RZ
91699H
95720
TH440
TH497-1
TH556W
TH576-4R
TH679A
TH730-1
TH745-1S
TH755-7
TH755-5 #G19M
THY475F
THY478EALL― 50 ―

個数
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1

備

考

５

ＴＭＦ４９ＡＲＮ― 51 ―

ＴＭＦ４９ＡＲＮ
連番
部 品 名 称
1 サーモ本体部ユニット
2 吐水口
3 塞蓋
4 ストッパー
5 ナット
6 キャップ
7 止ねじ
8 整流網
9 整流板
10 開閉工具11 パッキン
12 Ｏリング
13 リング
14 断熱脚カバー
15 止水付取付脚部(TMF40C 型)
16 サーモユニット部(TMF49 型用)
17 逆止弁部(TMJ40C 型用)
18 自閉バルブ部
19 温調ハンドル部
20 温調側インデックス

部 品 番 号
9A2166165841
183981R
18652
22384R
32393A
61232
66273
66274
85060RZ
91819S
93004H
95720
TH440
TH497-1
TH576-4R
TH679A
TH743N
TH755-7
TH755-5 #G19M― 52 ―

個数
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
2
1
2
1
1
1

備

考

６

ＴＭＦ１９ＣＧＡＳ― 53 ―

ＴＭＦ１９ＣＧＡＳ
連番
部 品 名 称
1 本体
2 ソケット
3 逆止弁
4 スピンドルガイド
5 キャップ
6 止ねじ
7 開閉工具
8 Ｏリング
9 Ｏリング
10 Ｏリング
11 止水バルブユニット
12 シャワーハンガー
13 自閉バルブ部
14 シャワーヘッド
15 シャワーホース L=1600

部 品 番 号
10334
14830
17280R
17556
32393A
61232
85060RZ
91232E1
91300H
91533E
9B1400A
TH556W
TH743N
THY475F
THY478EALL― 54 ―

個数
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

備

考

７

ＴＭＦ１９ＡＲＲ― 55 ―

ＴＭＦ１９ＡＲＲ
連番
部 品 名
1 本体
2 吐水口
3 スピンドルガイド
4 キャップ
5 止ねじ
6 整流網
7 整流板
8 開閉工具
9 Ｏリング
10 Ｏリング
11 パッキン
12 止水バルブユニット
13 自閉バルブ部

称部 品 番 号
10334
165841
17556
32393A
61232
66273
66274
85060RZ
91232E1
91533E
91819S
9B1400A
TH743S― 56 ―

個数
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1

備

考

８

ＴＢＦ１９Ｒ― 57 ―

ＴＢＦ１９Ｒ
連番
部 品 名 称1 本体
2 接手
3 カバー押え4 袋ナット 26.441
5 キャップ
6 止ねじ
7 トラス小ねじ M4×60
8 カバー
9 開閉工具
10 養生カバー
11 パッキン
12 バルブ部(TGB27Z 型用)
13 自閉バルブ部

部 品 番 号
11968
14084
17560
22068
32393A
61232
61157
71249
85060RZ
90856
91993
TH592
TH743-1R― 58 ―

個数
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

備

考

８ 各部のメンテナンスのポイント①

ハイサーモユニット

ｏ フィルターが詰まると、吐水流量が少なくなったり、温調不良の原因になりますので、ときどき確認してください。ごみが詰まっている場合は、柔らかいブラシなどで取り除いてください。
５－１

ハイサーモユニット取り外し編を参照してください。

フィルター

②

開閉ユニットｏ 開閉ユニットのシート部にごみかみがないか、ときどき確認してください。
ごみが詰まっている場合は、柔らかいブラシなどで取り除いてください。
５－８

開閉ユニット取り外し編を参照してください。
シート部③

シャワーオートストップユニット

ｏ 圧力室ふた部、ピストンバルブ部にごみや異物が付着していないか、ときどき確認してください。ごみや異物が付着している場合は、柔らかいブラシなどで取り除いてください。
５－４

シャワー・吐水口ｵｰﾄｽﾄｯﾌﾟ圧力室部の取替え編を参照してください。
クリーニングピン付ばね
リリーフバルブ

圧力室ふた
ピストンバルブ

Ｕパッキンには、シリコンオイルなどの潤滑剤を塗ってください。

フィルター
Ｕパッキン
バルブケースオートストップユニット部― 59 ―

④

吐水口用オートストップユニット

ｏ 圧力室ふた部、ピストンバルブ部にごみや異物が付着していないか、ときどき確認してください。ごみや異物が付着している場合は、柔らかいブラシなどで取り除いてください。
５－４

シャワー・吐水口ｵｰﾄｽﾄｯﾌﾟ圧力室部の取替え編を参照してください。
ピストンバルブ
Ｕパッキン

Ｕパッキンには、シリコンオイルなどの潤滑剤を塗ってください。

リリーフバルブ
クリーニング
ピン付ばね

フィルター

圧力室ふた
吐水口用
オートストップユニット⑤

吐水口キャップｏ 吐水口キャップが詰まると、吐水流量が少なくなったり、吐水が乱れたりしますので、ときどき確認してください。
ごみなどが詰まっている場合は、柔らかいブラシなどで取り除いてください。
ブラシ

パッキン

網
網

吐水口用キャップ

⑥

シャワーヘッド・シャワーホース

ｏ 散水穴が詰まるとシャワー流量が少なくなったり、シャワー流線が乱れたりしますので、ときどき確認してください。ごみなどが詰まっている場合は、柔らかいブラシなどで取り除いてください。
また、シャワーホース根元が緩んでいないか確認してください。緩んでいる場合は締めてください。
シャワーヘッド
締める
小ねじ
散水板

― 60 ―

⑦フィルター

ｏ フィルターが詰まると、吐水流量が少なくなったり、水又は熱湯が出なくなったりします
ので、ときどき確認してください。ごみなどが詰まっている場合は、柔らかいブラシなどで取り除いてください。
(1) 開閉工具で湯側・水側の止水栓を閉め、オートストップハンドルまたは開閉ハンドルを操作し、内圧
を下げる。

水側止水栓
湯側止水栓

閉める

(2) 開閉工具を溝に差し込み、フィル
ターを緩めて取り出す。
※フィルターは、湯側・水側の２ヵ所あります。

(3) フィルターに詰まったごみをブラシなどで取り除く。

(4) フィルターを取り付け、止水栓を開ける。

⑧

ハンドル関係ｏ ハンドルがぐらついていないか、ときどき確認してください。
ぐらついている場合は、小ねじなどを締め付けてください。
温調ハンドル

開閉ハンドル

シャワー用ハンドル

後面又は
前面の止
めねじ

小ねじ
キャップ

吐水口用キャップ

小ねじ

化粧ねじ

キャップ

― 61 ―

⑨

流量（水勢）の調節※ 商品の機能が十分発揮されるように、水圧の高い場合は次の要領で流量を調節してください。

●止水栓による流量調節(1) 洗面器を吐水口の下に置き、温度調節ハンドルをＣ側いっぱいに回します。
(2) 吐水口用ボタンを押し続け、吐水流量が洗面器一杯にするのに約 10 秒になるように
水側止水栓を絞ります。（約 15L/分）(3) 温度調節ハンドルをＨ側（45℃ストップ位置）いっぱいに回します。水側と同様に吐水口用ボタンを押し続け、吐水量が洗面器一杯にするのに約 10 秒になるように
湯側止水栓を絞ります。（約 15L/分）●シャワー流量調節弁による流量調節（TMF49C1 型）の場合
シャワー流量調節弁を回す。
時計回りに回すと流量が少なくなり、
反時計回りに回すと多くなります。
20 秒程度で洗面器（容量約 3L）が一杯になるように調節してください。
少なくなる

多くなる

開閉工具

― 62 ―

シャワー
流量調節弁

⑩

吐水温度の調節※吐水温度が表示通りになっていないときに行ってください。
吐水口用ボタン(1) 吐水口用ボタンもしくはシャワー用ハンド
ルを押して離す。

ＴＭＦ４９Ｃ１,Ｃ２型
シャワー用ハンドル(2) 温度調節ハンドルを目盛に関係なく 40℃の湯が出る位置まで回す。
温度調節ハンドルは目盛り“40”付近でロックされますので、これより高温の湯を出した
いときは、安全ボタンを押しながら回してください。

(3) 温度調節ハンドルを外す。
温度調節ハンドルが回らないように注意してキャップ・小ねじを外してハンドルを抜き取ってください。
※ブッシュ，リングが外れた場合、元通りに差し込んでください。

湯側

水側

精密ドライバー

豆知識

ブッシュ

キャップは精密ドライ
バーなどの先の細いものを使用し、めっき表面を傷つけないように注意しながら外してください(4) 温度調節ハンドルを取り付ける。
安全ボタン“40”の文字とラインを合わせて温度調節ハンドルをはめ込み、小ねじを固定してキャップを取り付けてください。

リング

キャップ

小ねじ
温度調節ハンドルライン
キャップ(5) 固定後に４０℃の湯が出ているか確認する。
小ねじ
温度調節ハンドル― 63 ―