エレベーターリニューアル
総合カタログ日立ビルソリューション・ラボのご案内

当社の先進の技術やサービスを体感してみませんか。
東日本地区 〒120-0002 東京都足立区中川四丁目16番29号
西日本地区 〒550-0004 大阪府大阪市西区靭本町一丁目4番12号●来場の際は、担当営業へ事前予約のうえお越しくださるようお願い申し上げます。

本 社 〒101-8941 東京都千代田区神田淡路町二丁目101番地（ワテラスタワー）
URL：https://www.hbs.co.jp
0120-7838-99（カスタマーサポートセンター）

お問い合わせは…

本カタログは環境に配慮し、植物油インキを使用しています。

BC-R204 2023-5

12

リニューアルの目安は20～25年

さらなる安全・安心・快適を提供します！

エレベーターは、長期間の使用によって経年劣化や性能低下が進行します。

「

それにより、故障頻度の増加や点検の長時間化に伴う利用時間の制限、部品の製造中止に伴う問題などが発生します。

若返りを図るリニューアルメニューです。

エレベーターも他の建築設備と同様に利用者の安全・安心のため、適切な時期でのリニューアルをお勧めします。

お客さまのご予算や工期、意匠刷新などのニーズに応じてリニューアルメニューをセレクトできるほか、部品供給停止の問題」「」は、老朽化したロープ式エレベーター・油圧式エレベーターの機器を最新型に交換し、エレベーターの解決や社会的ニーズに応えた安全機能を強化する機能付加が図れるなど、最新の安全・安心・快適をご提供します。

エレベーターにも寿命があります
エレベーターをはじめとする建築設備は、ビルの長いライフサイクルにおいて、適正な修繕を繰り返し行うことが必要です。
しかし、継続的なメンテナンスを施しても、経年劣化を完全に防ぐことはできません。エレベーターも、一定の年月が経過すれば老朽化するため、劣化した部材などをリニューアルする必要性がでてきます。エレベーターの主要装置の耐用年数は概ね20年をめどとしているため、20年を経過した

安全性の
低下

老朽化した
エレベーター

エレベーターには、
リニューアルをお勧めしています。
●リニューアルの目安

交換部品
の廃止

修繕費・
運用費の
増加

リニューアル

修繕
不能

安全性の
向上

リニューアル
の効果

利便性の
向上

快適性の
向上

信頼性の
向上
経済性の
向上

製造中止の部品数

社会のニーズに応えた安全・安心を提供
古いエレベーターが設置されてから現在に至るまで、災害などの影響で建築基準法は何度も改正されています。また、社会情勢の変化により、安全性の要求が高まるなど、
エレベーターに関する社会的ニーズが大きく変化しています。
リニューアルを考える上で物理的劣化だけで建物全体での経済効果を考えても20～25年が理想です

はなく、社会的ニーズの変化にも対応させることが重要なポイントです。

建物の寿命は50～60年と言われていますが、経済的観点から試算すると、その寿命はもっと早まり、鉄骨鉄筋コンクリート構造の場合、経済的耐用年数は40～47年です。エレベーターリニューアルを、経済的耐用年数の半分に当たる20～25年に行うことで、
リニューアル後のエレベーターも十分に機能させることができ、経済効果がよくなります。

●社会的要求の変遷
建築基準法の改正

建
物
建
て
替
え
へ

●安全マーク（エレベーター安全装置設置済マーク）

戸開走行保護装置 地震時管制運転装置

防災対策済のエレベーターには安全マークを貼り付け、利用者へ20年を過ぎると故障によるリスクが高まります

安心感を与えることができます。

マーク表示の使用許諾に関すること、制度の内容および貼り付け
手続きについては、一般社団法人 建築性能基準推進協会ホームページにてご確認ください。
https://www.seinokyo.jp/bosyu/t/

当社が今までに製造・納入したエレベーターのうち、すでに生産を中止している機種については、保守部品の標準供給期間を原則として生産中止後20年としています。供給停止の部品が故障した場合、当該部品の交換ができず、エレベーターを利用できなくなることがあります。

リニューアルで、建物価値も向上

故障・部品供給停止リスクの低減

建
物
建
て
替
え
へ

時代のニーズと技術の変化に合わせた性能・機能を盛り込んだこと
で、安全性はもちろん、利便性や快適性も大幅に向上します。見栄
えもよくなり、建物全体の価値も高まります。また、「ユニバーサル
デザイン」の採用により、利用者に優しいビルに生まれ変わり、ビルのイメージも向上します。

3

4

安全・安心の機能を追加

最新のメンテナンスサービスを提供
お客さまのエレベーターを遠隔で監視・診断し、1台1台の稼働データを収集・解析することで、それぞれのエレベーターに最適なメンテナンス
計画を構築します。また、
遠隔知的診断装置（ヘリオス）に遠隔点検機能を追加し、品質向上と停止時間のミニマム化を両立した高度なシステムを採用します。さらに、地震後、安全・迅速にエレベーターを自動で仮復旧する「ヘリオスドライブ」や、
リモートメンテナンスシステムを利用したエレベーター制御、かご内液晶情報表示の遠隔設定サービスなど、最新の保全サービスを利用いただくことが可能です。

診断データに基づいてメンテナンスを計画

出入口ほぼ全面にあるセンサーが利用者の乗り降りをチェック。センサーを遮っている間は、ドアが閉まらない（強制ドア閉時を除く）
ため、お年寄り
やベビーカー、車いすの方などが安心して乗り降りすることができます。

停電を検知した場合に動力電源をバッテリーに切り替え、自動的にエレベーター
を最寄り階まで運行して待機させます。自家発電設備のない建物において、停電時にかご内に閉じ込められる不安を和らげます。

専門技術者が点検や整備・故障の
復旧を行う

当社
「

省エネルギーで電気代を削減」

P49

専門技術者の点検を主体に、ヘリオスの遠隔監視・診断でサポートする従来の点検では、点検と点検の間で故障が発生する可能性がリニューアルによるインバーター制御化のほか、付加機能によって 省エネルギー化を実現します。

ありました。新スーパーヘリオスメンテナンスではITを駆使し、24既設油圧式エレベーターから1年間で約335,000円

最新型のロープ式機械室なし標準型エレベーター

25年間では約8,375,000円のコスト削減に！

「アーバンエース HF」
運転時の電力消費量

67

時間365日、常に遠隔で点検が行えるように構築。切れ目なく安全・

地震（震度5弱程度 ＊2 ）によって運転休止してしまった場合、自動診断運転によってエレベーターの状態を確認し、運行上問題が無いと判断した際に、自動で運転再開（仮復旧）を行います。

安心な環境をご提供します。

リニューアル前（年額）

リニューアル後（年額）基本料金

22kW：407,145円

6.2kW：114,741円

電力消費量/従量料金2,794kWh / 64,169円

914kWh / 21,004円

電気料金合計471,314円

135,745円※ P型 -11人乗りの通常運転における効果（当社調べ）となります。
※ 電気料金は、エレベーター台数：1台、稼働時間目安：1.5時間/日、20日/月、
使用電力量単価（東京電力エナジーパートナー（株）2023年4月時点）：夏季23.84円/kWh、その他季22.68円/kWh、
基本料金単価：1,814.37円/kwとして算出しています。
※ 上記電気料金試算に燃料費等調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金は含んでいません。
※ 金額には消費税を含みます。
※ リニューアル実施後に起動回数が増加した場合、削減効果が減少します。
※ 諸条件により、実際の数値とは差異が生じます。
また参考数値のため、削減効果を保証するものではありません。
※ 実際適用される料金や契約電力の低減についてはご契約の電力会社にご相談ください。

ヘリオスレスキューeye
万が一、故障によって利用者がエレベーター内に閉じ込められた場合、管制セン
ターからエレベーターを遠隔操作し救出します。同時に専門技術者が緊急出動
して、故障の点検・復旧を行います。
※ エレベーターの状況により遠隔救出できない場合があります。
5

6

、

7

8

制御リニューアル

準撤去リニューアル

お客さまのご予算・ご要望に合わせ、活用できるものを残すリニューアル。

活用できるものを残して、全撤去リニューアルよりリーズナブルにかつ短工期で更新。

工期も短く、工事期間中の利用者の負担を軽減します。

今 お 使 い の エ レ ベ ー タ ー
交換機器一覧

ロープ式機械室ありエレベーター

制御盤

モーター
受台

調速機

メインロープリミットスイッチ

機械室

戸開閉装置
かご

かご内操作盤

昇降路

非常止め装置
移動ケーブル

ガイドレール乗り場

つり合いおもりつり合いおもりレール

乗り場操作盤・インジケーター
緩衝器

ア ー バ ン エ ー ス H F

ロープ式機械室ありエレベーター

ロープ式機械室なしエレベーター［凡例］●：標準仕様 －：既設仕様

機器

巻上機

今 お 使 い の エ レ ベ ー タ ー

かご室

乗り場
：交換機器

改修区分

巻上機、
モーター

●

巻上機受台

－

制御盤

●

巻上機
制御盤
調速機
メインロープ＊1

調速機－

メインロープ●

つり合いおもりレール

－

かご

＊2

つり合いおもり－非常止め装置

ガイドレール－

ガイドレール

移動ケーブル●

非常止め装置

－リミットスイッチ

●

緩衝器

－

戸開閉装置

－＊3

天井、
側板

－＊4

かご戸

－＊4

かご内操作盤

●

三方枠、
乗り場戸

－＊5

敷居

－

乗り場操作盤・インジケーター●

つり合いおもり

乗り場

かご

緩衝器
非常止め装置
ガイドレール

油圧式エレベーター

メインロープ
つり合いおもり乗り場

メインロープ

今 お 使 い の エ レ ベ ー タ ー

油圧式エレベーター

ワイセレクトプランジャープーリー

機械室

メインロープ
戸開閉装置

昇降路

かご内操作盤かご
ジャッキ（プランジャー・シリンダー）

移動ケーブル

ガイドレール

乗り場

かご室

油圧パワーユニット
乗り場操作盤・インジケーター/

制御盤
モーター・ポンプ
電磁弁

乗り場

交換機器一覧

＊1［凡例］●：標準仕様 －：既設仕様

機器

改修区分

油圧パワーユニット
（制御盤、
モーター、
ポンプ、
電磁弁）

●

ジャッキ
（プランジャー・シリンダー）

制御盤
巻上機

ガイドレール乗り場

ガイドレール、ジャッキ－

メインロープ－プランジャープーリーレール－

モーター・ポンプ

移動ケーブル

●

電磁弁

緩衝器

－

戸開閉装置

－＊3

天井、
側板

－

かご戸

－

かご内操作盤

●

三方枠、
乗り場戸

－

敷居

－

乗り場操作盤・インジケーター●

油圧パワーユニット

緩衝器

調速機

制御盤

※ 既設エレベーターの設置状況により、準撤去リニューアルが対応できない場合があります。

緩衝器

全撤去リニューアル

活用品

全ての機器を更新。新しいエレベーターに再生します。

緩衝器

全撤去リニューアル

：交換機器＊1 オーダーでは交換する場合もあります。
＊2 オーダーで現行法規に準拠した耐震補強を行う場合、つり合いおもりを交換する場合もあります。
＊3 既設エレベーターの機種・年代で交換する場合があります。
＊4
ではかご室を新製します。
＊5
では塗装または化粧シート貼りを行います。

三方枠
乗り場戸
敷居

全てを交換します。

準撤去リニューアル

三方枠
乗り場戸
敷居

三方枠、
乗り場戸、 三方枠
敷居の全てを活用します。

三方枠、敷居を活用します。

敷居：既設活用箇所910

G_ Select

お客さまのニーズに合わせてセレクト できるエレベーターリニューアルメニュー
メリット

予算やリニューアル期間に応じて、
リニューアル内容を選ぶことができます。

メリット

工事期間を短くすることができるため、利用者の負担を軽減します。

メリット

先進機能(付加価値)の中から必要なものだけ選択することができます。

＊3

現代のニーズにマッチした基本メニュー

地震・停電といった災害に対応する安全対策メニュー

機械室

かご内のデザイン向上、ドア開閉装置交換メニュー

新機能

制御リニューアル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P13

乗りかご耐震安全増し

＊2

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

P15
天井・かご戸・側板

耐震安全増し制御リニューアル

巻上機新製 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P13
停電時運転

巻上機新製

福祉対応機能が充実した
フルラインアップメニュー

停電時自動着床装置 ・・・・・・・・・・・
P16 P47（予備電源）

乗りかご

天井デザイン・照明LED化
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ P17
かご戸・側板

天井・かご戸・側板

床タイル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P19

ハンドレール（3方向）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P18
ハンドレール(寝台用のみ)新機能
戸開き走行防止

横型気くばり操作盤 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P19 P38
気くばり操作盤

戸開走行保護装置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
P47（UCMP）

ハンドレール（2方向）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P19
ハンドレール＊1

地震時運転

初期微動感知地震時管制 ・・・・・・・・・・
P47
運転（リスタート機能付き）

かご内ミラー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P19
ミラー

マルチビーム ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
P48
ドアセンサー

ドアシグナル

天井デザイン・照明LED化
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・P19
かご戸・側板

ドアシグナル付き ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
P48
セーフティシューケアフルセンサー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(寝台用のみ)P48

乗りかご液晶インジケーター

かご内液晶
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ P38
インジケーター
かご内操作盤 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P37

照明機器

乗り場

乗り場

操作盤

天井照明LED化 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
P14（既設天井活用）

インジケーター

乗り場操作盤・ ・・・・・・・・・・・・
P41
インジケーター乗り場
乗り場ドア・
・
・
・
・
・
・
・
・
・P20
三方枠化粧シート貼り

ドア開閉装置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P18
ドア開閉装置リニューアル工事期間
作業区分／日数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

連続作業
（6日～）

（9日～）

10

11

12

13

（13日～）

14

15

16

17

18

＊1 既設エレベーターの耐震対策の状況によってはからの取り付けとなります。
＊2 建物の構造により、全ての対策ができない場合があります。
＊3 既設エレベーターが寝台用（B型）の場合、は適用できません。

（15日～）※ ８６年式7階床のR型エレベーターを塔内揚重工法にて施工した場合を想定しています。
エレベーターの仕様、設置環境により、工事期間は異なります。詳しくは、当社営業担当者にお問い合わせください。
※ Select4は床タイル交換を想定しています。機種により床組品取り換えが必要となる場合は工事期間が延長されます。
※ 作業時間は８：３０～１９：００前後を想定しています。

1112

G_ Select

ギヤレス巻上機を採用し、戸開走行保護装置、初期微動感知地震時管制運転、LED照明、
液晶インジケーター付きかご内操作盤など、現代のニーズにマッチした機能を装備した基本メニューです。

乗りかご

機械室

巻上機新製＋制御リニューアル
制御リニューアル

機械室にある「巻上機」と「制御盤」と「モーター」

ギヤレス巻上機に取り換えることにより戸開走行保護装置が部分を最新型に取り換えることにより、乗り心地は標準装備され安全性が向上します。

もちろん 、安 全 性 、経 済 性 、利 便 性 が 大きく向 上
巻上機新製

かご内操作盤・インジケーター

二重ブレーキを搭載したギヤレス巻上機
液晶インジケーター

操作盤・インジケーターを最新デザインに変換、天井照明器具をLED照明に改修
では（も同じ）既設のかごを活用し、前側板・天枠（出入口上部）
・操作盤・インジケーターを交換します。

操作盤

します。

照明機器

主な更新部位

P型（乗用）

R型（住宅用）

B型（寝台用）■制御盤■戸開走行判定装置■巻上機・モーター（二重ブレーキ）■地震感知器（Ｓ波）

消費電力を大幅に低減

天井照明■移動ケーブル（テールコード）

LED照明を採用し、電力コスト低減に効果を発揮します。

■器具BOX

蛍光灯からLED（リング式）へ交換した
場合の消費電力■かご内操作盤・
インジケーター

20Wの場合･･･最大80.9 ％低減
30Wの場合･･･最大86.6 ％低減■天井照明器具のみ（LED照明）

＊1
＊1

■前側板

※

＊1 既設エレベーターは運転停止の３分後に自動消灯する仕様にて算出しています。

は既設乗りかごを活用します。

■操作盤・インジケーター

■エプロン

■天枠
（出入口上部）■メインロープ※ かごの図の部は交換後を表しています。
※ かご内のデザインはCG合成です。明るさ・色合いなどは印刷のため実際とは異なる場合があります。

CO2排出量を大幅に削減

かご内の手あか汚れ対策

省エネルギー効果により、
地球環境保護にも貢献します。

交換部は、エレベーター利用者が頻繁に触れる箇所で、利用者の手や指に付着した油分が付着する箇所です。
当社では、交換部に油分すなわち手あかが付着しづらい素材の使用や対策を施すことで、快適にご利用いただけます。
（交換部材の詳細はP26をご参照ください。）■地震感知器（P波）

乗り場

乗り場インジケーター（詳細はP41、42をご参照ください。）
インジケーター

見やすく、使いやすいデザインを採用し、利用者に優しいインジケーターです。建物の内装にもとけ込むデザインとなります。

■乗り場操作盤・
インジケーター

13

14

G_ Selectに加え、「安全基準強化」に対応した安全対策として、
耐震構造強化、停電時自動着床装置を追加するメニューです。

新機能

耐震安全増し耐震安全増し停電時自動着床装置（予備電源）

地震の際に機器の被害を最小限に抑える

停電時運転

停電時、バッテリー運転に切り替え最寄り階へ

既存のエレベーターを耐震強化することにより、地震時におけるエレベーターの早期復旧と停電を検知した場合に動力電源をバッテリーに切り替え、利用者の安全確保、早期救出を可能とします。

自動的にエレベーターを最寄り階まで運行して待機させ■運転フロー

停電を検知！

ます。自家発電設備のない建物において、停電時のかご内

プラン 09

制御盤、機器の転倒、移動防止 ＊4「０９耐震 ＊１」に沿った耐震強化です。

After

機械室のはりや天井を利用して転倒、移動を防止

安全装置などの状態を確認。

する支持構造とします。

プラン 14「１４耐震 ＊２」に沿った耐震強化です。
プラン０９の耐震項目に加え、つり合いおもりの脱落防止を行います。
※ 耐震項目の一部が「９８耐震「停電」とかご内表示し、停電灯が点灯。

に閉じ込められる不安を和らげます。

＊3

注）
上部支持はアンカーボルトで天井に取り付けます。
天井構造が特殊な場合は、別途お打ち合わせが必要となります。
＊4 耐震クラス、建屋構造によって安全増し対策の対応方法が変わります。
安全増しが必要な場合は、アンカーボルトを天井または壁等に打ち込む場合があります。

最寄り階に着床し、戸を開きます。
一定時間後、戸を自動的に閉めます。

」となる、
プラン９８をお選びいただくことも可能です。
＊1 昇降機耐震設計・施工指針(２００９年版)＊2 昇降機耐震設計・施工指針(２０１４年版)＊3 昇降機耐震設計・施工指針(１９９８年版)

巻上機、受け台の転倒･移動防止、主索の外れ防止

停電が終わると、自動的に正常運転に戻ります。

巻上機が転倒、移動しないように補強します。
またメインロープが巻上機綱車（トラクション
シープ）の 溝から外 れな いようにガードを設けます。

日立ビルシステムの災害への取り組み
懸垂移動物の引っ掛かり防止
昇降路内の突起物（はりや壁またはレール
ブラケットなど）に引っ掛 からな いように保護します。

かごの脱レール防止
かごのガイド装置がレールから外れないように補強板を取り付けます。

大規模地震などの広域災害発生に備え、被害を最小限に抑えるための予防対策と、被害が発生した場合の対応体制や緊急時の行動などを定め、迅速な対応が図れるよう事業継続計画（BCP：Business Continuity Plan）の強化に取り組んでいます。

対応体制整備に向けた取り組み
対応体制整備●ビルが集中する地域などでは、夜間・休日の災害対応人

BCP 対応目標

中規模地震（震度5弱レベル）発生時

閉じ込め救出対応

大規模地震（震度7レベル）発生時

閉じ込め救出対応

付けます。またレールおよびブラケット類がすれたり、たわみが生じない

8時間以内
7日間以内

（大規模修理を除く）

災害対応訓練（年2回の広域災害対策訓練）●広域災害発生による公共交通機関不通時の出動に備え、

つり合いおもりのガイド装置がレールから外れないように補強板を取り昇降機全台復旧

6時間以内（入館可能な場合のみ）■災害対応整備プロセス員が不足しないように、適切な人員配置を行っています。

つり合いおもりの脱レール･ブロック脱落防止

昇降機全台復旧

1時間以内

パンクレス自転車の導入を実施しています。
●社員の安否確認システムを導入し、早期の安否把握と災害への対応力の把握を迅速に行います。

「対応体制」「インフラ」の整備を評価

見直し・改善ように補強します。さらにおもりブロックが落下しないように固定します。

活動を支えるインフラの整備●管制センターで被災状況を一元管理し、30分以内に■管制センターバックアップ体制
東部管制センター（東京）

西部管制センター（大阪）

被災規模の予測を行っています。
●電話輻輳時の連絡手段として、通信規制を受けない

つり合いおもりの脱落防止
つり合いおもりの脱レール・ブロック脱落防止に加え、相互
バックアップMCA＊1 を150台、通信規制を受けにくい災害時優先
電話＊2 を350回線、全国の拠点に配備しています。

つり合いおもりが脱落しないように、構造を強化した＊1 MCA：Multi Channel Access System

枠に取り換えます。

＊2 電気通信事業者が、法律に基づき災害の救援・復旧・公共の秩序を維持する
ため、輻輳時の優先扱発信を防災関係機関等に提供する電気通信役務。

お客さまのエレベーター

東西相互バックアップにより復旧活動を支援※ 年代・機種によっては取り換え不要の場合もあります。

15

16

G_ Selectに加え、天井デザイン、かご内の側板など
主にかご内のデザイン性を向上させるほか、ドア開閉装置を交換するメニューです。

乗りかご

乗り場

天井・かご内装
天井・かご戸・側板

天井や側板・前柱を一式取り換えることで、かご内が美しく

標準仕様

生まれ変わります。

空間を明るく演出（寝台用のみ）SL-11（セレクト天井）

ドア開閉装置装置の一式取り換えにより、スムーズな開閉と静音化を実現します。

かご内をイメージアップ

天井デザイン・照明LED化
標準仕様

ドア開閉装置P型（乗用）

SL-11（セレクト天井）

天井光の照射面を大きく取ったシンプルなデザインが、明るかご戸・側板かご内にできたキズや汚れを、化粧鋼板への一式取り換え
により一新します。

さに満ちた、
さわやかなかご空間を提供します。
▶ バリエーションの詳細はP25をご参照ください。

●P型（乗用）▶ バリエーションの詳細はP25をご参照ください。

高級感あふれる出入口空間を演出
敷居ステンレス製の敷居に取り換え、耐久性を向上させます。
リニューアル後

リニューアル前

After

6人～9人乗り用【2分割】

スゥ～

ガタガタ

11人～15人乗り用【3分割】R型（住宅用）標準仕様

SL-11（セレクト天井）

B型（寝台用）標準仕様

BS-11（ベーシック天井）●R型（住宅用）

6人乗り用【2分割】９人乗り用【3分割】●B型（寝台用）

ハンドレール（3方向）
かご内デザインはCG合成です。実際とはかご内の明るさや色合いなどは異なる場合があります。
17

18

G_ Selectに加え、ハンドレールなどの福祉対応機能の追加や、
乗り場ドア・三方枠のイメージを一新するメニューです。

乗りかご

天井・かご戸・側板

乗り場

天井・かご内装・福祉対応

乗り場ドア・三方枠化粧シート貼り

バリエーションに富んだかごデザインと、利用者に配慮した機能の追加により、快適な空間を演出します。

外観をイメージアップ

明るくさわやかなかご空間を演出
天井デザイン・照明LED化

オプション仕様

EX-11（エクセレント天井）

R型（住宅用）オプション仕様

DX-11（デラックス天井）

乗り場のドアと三方枠を化粧シートできれいにコーティングし、イメージを一新。
訪れる方の印象も変わります。豊富なカラーの中からビルのイメージに合わせてお選びいただけます。

SL-11（セレクト天井）

標準仕様
気くばり操作盤

P型（乗用）

明るさに満ちた、
さわやかなかご空間を提供します。
▶ バリエーションの詳細はP25をご参照ください。

ハンドレール

一式取り換えで、かご内の雰囲気を一新
かご戸・側板・敷居

ミラー

かご戸・側板・敷居を取り換えます。
▶ バリエーションの詳細はP25をご参照ください。

足下の空間をリフレッシュ
床タイル
足下のキズや汚れを一新します。
▶ バリエーションの詳細はP25をご参照ください。

全ての利用者が無理なく押せる
横型気くばり操作盤
車いすご使用の方やお子さまなどでもスムーズに操作できる
高さ、
レイアウトを考えた横型操作盤を、かごの側面に設置します。操作ボタンの位置は高さ1,000mm程度としており、より多くの利用者の利便性を向上させる設計としています。

お年寄りやお身体の不自由な方などつかんで安心

かご内に開放感をもたらします

ハンドレール（2方向）標準仕様

ステンレスヘアラインハンドレール

かご内ミラー
オプション仕様

角形ハンドレール

側面につかみやすい高さで握りやすい丸型のハンドレール

新しいかごデザインに合わせたフラットな角形ハンを設置します。お年寄りや足の不自由な方なども身体のドレールを用意しました。角を丸めた引っ掛かりのささえになるため、より安心してご利用いただけます。

ない形です。

車いすご使用の方などがスムー
ズに乗り降りできるようにサポートするとともに、かご内に開放感をもたらします。

かご内・乗り場のデザインはCG合成です。明るさ・色合いなどは印刷のため実際とは異なる場合があります。
19

20

G_ Select「エレベーターが一日中使えないのは困る！」 「土・日の休みや夜間で工事できないの？」+Uは、そ のようなお客さまのご要 望にお応えします。
：停止

分割リニューアル工事日程パターン（例）

工事期間中の連続停止を0日とする：通常運転（工事期間中）

工事期間は、お客さまのご要望に応じてお選びいただけます。

+U のご案内

パターン1（マンションなど）
月

UsefulUtilityUser-friendly

工事期間中も毎日エレベーターが使える

実用的な分割工法

利用者の利便性を考慮

火

水

木

パターン2（テナントビルなど）
金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

29

30

31

リニューアル工事期間中にエレベーターをご利用できない問題を解決するため、日常のエレベーター利用に配慮したリニューアル工事日程パターンを実現。
建物を利用するお客さまの状況に合わせて、柔軟なエレベーターリニューアル計画をご提供します。

+U の工事期間

標準的な工事期間
工事期間中は、エレベーターを利用することができません。

平日 の日中 で工事

毎日通常運転を行います。

（作業日数）
1

2

3

4

5

6

7

（作業日数）
1

2

3

4

5

6

7

8

停止

エレベーターが停止する期間6日間～（連続停止）■ 旧制御盤■ 旧巻上機・モーター

通常運転■ インターフェース
ユニット

土・日 の日中 で工事

通常運転■ 旧巻上機・モーター■ 新制御盤■ 新巻上機・モーター（二重ブレーキ）

パターン3（オフィスビルなど）
月

火

水

木

パターン4（病院など）

金

土

■ 新移動
ケーブル、
配線

■ 旧操作盤■ 新操作盤■ 新操作盤

火

水

木

金

土

日

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

22

23

24

25

26

27

28

平日 の 夜と土・日 で工事

■ 新移動
ケーブル、
配線

月

2

■ 新制御盤
■ 新移動
ケーブル、
配線

日

1

この工法は

夜間 で工事の標準工期（6日～連続停止）
に対し、工事時間帯以外はエレベーターのご利用を可能とする工法です。

なお、既設エレベーターの機種や設置状況によって対応できない場合があります。また、作業日数は改造仕様によって増加する場合があります。

着工～3日目工事開始前

21

3日目工事完了～4日目工事開始前

4日目工事完了～お引き渡し22オーダー G_ Selectオーダー

オーダー型エレベーターは用途もさまざま。
そこで、お客さまのオプション要求に応えるため、標準仕様をシンプルにしました。

標準仕様

ご利用実態に合わせて、オプション仕様をお選びください。

初期微動感知地震時
管制運転

制御リニューアル
地震時運転

制御リニューアル

巻上機新製
巻上機新製

戸開走行保護装置
戸開き走行防止

停電時運転

床タイル

停電時自動着床装置

乗り場ドア・三方枠
化粧シート貼り（予備電源）

乗 り かご25日必要だった工事期間を、最短10日に短縮。より安全・安心・快適なエレベーターへ、短期間で生まれ変わることができます。

液晶インジケーター

マルチビームドアセンサー（出入口上部幕板交換）

かご内操作盤

操作盤

標準仕様（操作盤部前側板交換）

ドアシグナルかご内の改修

既設のかごを活用し、前側板、天枠（出入口上部）、操作盤・インジケーターを交換します。交換部は手あかの付着し
＊2

乗り場

かご内液晶
インジケーター」は、利用

天井・かご戸・側板

耐震安全増し＊3者の方の負担を軽減するため、長年培ってきた高い技術力で、従来

オーダー（リスタート機能付き）

天井デザイン・照明
LED化、かご戸、側板

耐震安全増し新機能

新機能

オーダー型エレベーターリニューアル「オーダーオプション仕様

乗 り かご機械室

高い技術力で工期を短縮した
リニューアル

オプション仕様

パーキング運転
パーキング運転ドアシグナル付き
セーフティシュー

オプション仕様

乗り場インジケーター
インジケーター

天井デザイン変更

多彩な建築空間に柔軟に調和する天井意匠を用意しています。

づらい素材を使用します。
（オプション仕様を含む詳細はP26をご参照ください。）

＊1

SL-11

＊1 準撤去リニューアル：既設エレベーターのレールや三方枠などを残した形で活用し、エレベーターを取り換える改修です。
＊2 乗用17人乗り、12階床、基本メニューの場合を示します。
工事期間は、既設エレベーターの機種・仕様により異なります。

DX-11

Sシリーズ

オプション仕様

BS -12

SWシリーズ

乗り場操作盤・
インジケーター※ かごの図の＊3 積載 1,000kg 以下の場合を示します。
巻上機は、既設エレベーターの機種・仕様により異なります。

部は交換後を表しています。

OPW型
操作盤

［フェースプレート仕様］
シリーズ名

Sシリーズ

SWシリーズ ＊1

フェースプレートステンレスヘアライン
またはステンレスバイブレーション

ステンレス
バイブレーション＊1 SWシリーズは、既設インジケーターの仕様や壁の仕上状況により、適用できない場合があります。
ボタンサイズはφ35のみとなります。

かご内のデザインはCG合成です。明るさ・色合いなどは印刷のため実際とは異なる場合があります。
23

24

G_ Selectオーダー G_ Select天井デザイン・かご内装カラースキーム
空間をさまざまに彩るバリエーションをご用意しています。

天井デザインオーダー［凡例］●：標準仕様◎：適用可－：既設活用機能・仕様一覧［凡例］●：標準仕様◎：オプション仕様
ー：装備なしまたは既設活用

オーダー

＊5

オーダー

(乗用）

(住宅用）

BS-11

ー

ー

◎

◎

◎

分

類

管制機能

標準設定

SL-11

＊1

ー

ー

●

●

◎

保護機能

標準設定

SL-12

ー

ー

◎

◎

◎

標準設定

DX-11

＊2

ー

ー

◎

◎

◎

福祉対応

仕

オーダー

様

戸開走行保護装置

●

●

●

●

●

P・S波地震時管制運転（リスタート機能付き）

●

●

●

●

◎

停電時自動着床装置

ー

●

●

●

◎

ピット冠水時避難運転

ー

ー

ー

ー

◎

ケアフルセンサー

ー

ー

ー

ー

◎

マルチビームドアセンサー（ドアシグナル付き）

●

●

●

●

◎

着床時行先階ボタン点滅機能

●

●

●

●

●

ハイコントラスト凸文字ボタン

●

●

●

●

●

大型乗り場ボタン

●

●

●

●

●

大型戸開ボタン

●

●

●

●

●

気くばり操作盤 ＊1

ー

ー

ー

●

◎

ハンドレール

ー

ー

ー

●

◎

鏡
［額物付きガラス（1440mm×540mm）］

ー

ー

ー

●

◎

文字表示の英文併記

●

●

●

●

● ＊2

緊急時4カ国語表示

●

●

●

●

● ＊3

愛情アナウンス

●

●

●

●

●

かご照明および換気扇の自動休止

●

●

●

●

●

行先階ボタンいたずら登録キャンセル機能

●

●

●

●

●

行先階ボタン誤登録取り消し機能

●

●

●

●

●

耐震安全増し ＊4

ー

●

●

●

◎

天井

照明器具のみLED化

● ＊5

● ＊5

◎ ＊5

化粧鋼板
（アルミナムシルバー）

●

●

●

●

ー

SUS
（へ）＊6

◎

◎

◎

◎

●

SUS
（バ）コーティング ＊6

◎

◎

◎

標準設定

EX-11

＊3

ー

ー

◎

◎

◎

標準設定

＊4
白色LED 電球色LED＊1 定格積載（定員）により天井割付が異なります。
＊2 P型6人乗り、R型6人乗りは採用できません。
＊3 P型6、9人乗りおよびR型は採用できません。

＊4 天井照明色は、白色と電球色の2種類からお選びいただけます。
＊5 オーダーで定員15人乗りを超える場合のデザインはP24をご参照ください。

デザインはCG合成です。明るさ・色合いなどは印刷のため実際とは異なる場合があります。

アルミナムシルバー

省エネルギー機能
利用者
サービス

かご戸・側板 (５色) 化粧鋼板

グレイッシュホワイト

案内機能

安全対策

ナチュラルオークウッド

ウォルナットウッド

クラフトウッド

天枠、前側板

床 (3色) 樹脂タイル (厚さ2ｍｍ)

ブラック(A-60)

ライトグレー(A-72)

かご室

ダークグレー(A-73)

◎
＊7

●

◎
＊7

戸、
側板

ー

ー

●

◎

敷居

ー

ー

●

●

◎

床タイル

ー

ー

ー

● ＊8

◎

操作盤、
液晶インジケーター ＊1

●

●

●

●

◎

幕板、
三方枠、戸

ー

ー

ー

化粧シート貼り◎化粧シート貼り

敷居

ー

ー

ー

ー

ー

乗り場ボタン、インジケーター ＊9

●

●

●

●

◎

デザインはCG合成です。明るさ・色合いなどは印刷のため実際とは異なる場合があります。

乗り場＊1 詳細はP37、38をご参照ください。
＊2 既設エレベーターの仕様により、対応できない場合があります。
＊3 機種によっては付かない場合があります。
＊4 P15をご参照ください。
＊5 デザインバリエーションの詳細はP25をご参照ください。

25＊6 SUS（バ）
コ－ティング：ステンレスバイブレーション+手垢防止コーティング付き
SUS(へ）：ステンレスヘアライン＊7 カラーバリエーションの詳細はP25をご参照ください。
＊8 カラーバリエーションの詳細はP25をご参照ください。
＊9 詳細はP41をご参照ください。
インジケーターケースは活用となります。

26

巻 上 機 活 用タイプ

二重ブレーキ化

制御リニューアル省エネルギー

機械室にある「制御盤」と「モーター」部分を最新型に取り換えて、乗り心地や利便性などを向上させます。

オプション仕様

さらに乗り降りを見守る安心機能で、利用者に優しいエレベーターとなります。

天井照明

LED照明を採用し、電力コスト低減に効果を発揮します。

このリニューアルは、新しい巻上機の搬入または据付が不可能な場合のリニューアルメニューです。

蛍光灯からLED（リング式）へ交換した

モーター

場合の消費電力

20Wの場合･･･最大80.9 ％低減

受電・制御盤

30Wの場合･･･最大86.6 ％低減＊1＊1＊1 既設エレベーターは運転停止の３分後に自動消灯する仕様にて算出しています。

戸開走行保護装置
戸開走行判定装置
位置検出装置待機型ブレーキ

＊

エプロン

安全・安心

器具ボックス

乗り場ドアスイッチ

戸開走行保護装置

ドアモーター＊ 巻上機、
かご上のいずれかに設置します。
また、ブレーキの仕様は、既設エレベーターの機種により異なります。

オプション仕様「戸開走行保護装置」は、かご内アが開いた状態で動き

かご内操作盤

利用者の乗り降り中は、出入口のセンかごを制止

万が一エレベーターのドかご内液晶インジケーター

出した場合に、すばやく

サーによってドアが閉まらないようにすることで、お年 寄りやベビーカーを1m以上

それを検知してエレベー
ターのかごのドアが開いする安全装置です。

乗り場

ご使用の方などに安心してご利用いた
だけます。

1m以上

エプロン
11cm以下た状態で動かないように

移動ケーブル（テールコード）

マルチビームドアセンサー▼下降運転の場合▲上昇運転の場合

快適

乗り場インジケーター
乗り場ボタン

かご内液晶インジケーター
モーター新製乗り場インジケーター

かご内の階床表示器は、8.4インチカ
ラー液晶インジケーターを装備。視野角の広い液晶パネルを採用し、視認性も向上させました。背景色も白、黒の２色から

巻上機（活用）

お選びいただけます。
：更新部位を示します。

かご内操作盤ハイコントラスト凸文字ボタン

巻上機

両手に荷物を持った人でも押しやすいように、
大型のボタンを採用しています。

ボタンはハイコントラストで、点灯して既存の巻上機を活用し、モーター部分の更新を行います。
※ 既存巻上機の状態によっては、交換が必要となる場合があります。

乗り場ボタン

いない状態の見やすさと、触ったときの待機型ブレーキ新製

分かりやすさに配慮しています。

部品供給停止の対象部品について
エレベーターの主要装置の平均耐用年数等を踏まえ、保守部品の標準供給期間は原則として当該機種の生産中止後20年をめどとしています。本リニューアルは、エレベーターの主要装置の一つとなる「巻上機」を活用するため、リニューアル後も供給停止の部品が残ります。
今後、供給停止部品に関わる部位が、万が一故障した場合は、再度リニューアルが必要となります。
また将来的に、供給停止部品の対象は拡大する可能性があります。
27

商品の外観、仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
デザインはCG合成です。明るさ・色合いなどは印刷のため実際とは異なる場合があります。

28

Y_ Select

お客さまのニーズに合わせてセレクトできる エレベーターのリニューアルメニューをご提案します。

ワイセレクトメリット1

安全性の向上メリット

現行の建築基準法および昇降機耐震設計・施工指針に準拠した「初期微動感知地震時管制運転」「停電時自動着床装置」「耐震構造強化」が標準装備され、さらなる安全増しが図れます。

油圧式エレベーターを最新型のロープ式機械室なし標準型エレベーター「アーバンエー（：新製部位、：活用部位、：残置部位、

2

インバーター制御化による省エネルギー化

リニューアル後最新型のロープ式機械室なし
標準型エレベーター

準撤去リニューアルメニュー＊2

建物の躯体に関わる部位に加え、各階乗り場ドアの昇降路側部品を活用し、油圧機器を含めた他の構成部品を撤去 ＊4・
更新します。

建物の躯体に関わる部位（三方枠や敷居など）を活用し、油圧機器を含めた他の構成部品を撤去 ＊4・更新します。

ガイドレール

メインロープメインロープ

乗り場ドア
乗り場

ジャッキ
プランジャー
シリンダー

ジャッキ
プランジャー
シリンダー

移動ケーブル

昇降路

三方枠・敷居67

乗り場ドア

乗り場インジケーター
乗り場ボタン乗り場

非常止め装置
1年間で約335,000円
25年間では約8,375,000円のコスト削減に
省エネ効果の詳細はP5をご参照ください。

移動ケーブル

昇降路
乗り場インジケーター
乗り場ボタン
つり合いおもり

機械室

機械室

乗り場

乗り場インジケーター
乗り場ボタン

機械室内機器

機械室内機器［パワーユニット 他］［パワーユニット 他］

制御盤

23日～

工事期間 ＊626日～

油圧式エレベーターのまま、主要機器を最新式に更新する制御リニューアルメニュー ＊7
建 築 梁が昇 降 路 内に突 出している場 合 など、「アー バンエース
HF」への入れ替えが難しい油圧式エレベーター向けのリニュー
アルメニューです。詳しくは、P45、46 をご参照ください。

巻上機

工事期間 ＊6

24時間365日、高度な遠隔点検・診断により、
確かなメンテナンス品質をお届けします。

かご

かご

三方枠・敷居メンテナンス品質の向上

メインロープかご

移動ケーブル

かごや乗り場インジケーターが、最新のデザインに生まれ変わります。

メリット

4

快適性の向上

既存油圧式エレベーターから
最新型のロープ式機械室なし標準型エレベーター「アーバンエース HF」＊5

ガイドレール
ガイドレール3

ス HF」へ入れ替えるリニューアルメニュー ＊1です。

：撤去部位）

準撤去リニューアル・短工期メニュー ＊2＊3

メリット

緩衝器

＊1 既設エレベーターの機種・設置状況により、一部リニューアルメニューが対応できない場合があります。
＊2 活用部位は、
リニューアル後の劣化進行状況に応じて、将来的に更新が必要となる場合があります。
＊3 既設寝台用エレベーターおよび既設トランク付きエレベーターは、対応できません。
＊4 機械室内機器は撤去せず、残置を標準とします。
＊5 P型-9人乗りの通常運転における効果（当社調べ）。効果は使用状況により変動します。
＊6 休日を除いた実働工事期間です。
＊7 主要機器以外は活用するため、活用部位の定期的な修理が発生します。

29

30

Y_ Select

FRIENDLY

分譲マンション

福祉施設
仕

おすすめ仕様天

かご内デザイン乗用
（P型）

井

前側板
天

かご内デザインは、お客さまの建物に合わせた、

枠
戸

おすすめ仕様をご用意しました。

側

板

公共施設

様

型式 : FL-02
中央 : 乳白色アクリル
照明 : 白色LED

化粧鋼板（アルミナムシルバー）

化粧鋼板(ナチュラルオークウッド)
2mm樹脂タイル（ライトグレー）

床
幅

木

化粧鋼板
（アルミナムシルバー）

敷

居

硬質アルミ

操作盤
気くばり操作盤

ボタン : 抗菌凸文字ボタン（φ33）
カバー : 樹脂成型
（ボタン部）+
化粧鋼板（アルミナムシルバー）

ハンドレール角形ハンドレール（２方向）
額縁付きガラス製（1,440mm×540mm）

鏡

戸･側板は5色、床タイルは3色からお選びいただけます。

URBAN

PREMIUM

賃貸マンション
仕

天

井

前側板
天

枠
戸

側

板
床

テナントビル様

仕型式 : D-0１
全面 : 化粧鋼板(グレイッシュホワイト)
照明 : 白色LED

天

井

前側板
化粧鋼板
（グレイッシュホワイト）

天

枠
戸

化粧鋼板
（グレイッシュホワイト）

側

木

化粧鋼板
（グレイッシュホワイト）

敷

居

硬質アルミ

板
床

2mm樹脂タイル（ライトグレー）幅

操作盤

オフィスビル型式 : FL-03
全面 : ガラスクロス
照明 : 白色LED
ステンレスバイブレーション

化粧鋼板(クラフトウッド)

幅

木

化粧鋼板
（アルミナムシルバー）敷居ステンレスヘアライン

気くばり操作盤
ハンドレール

戸･側板は5色、床タイルは3色からお選びいただけます。

様

2mm樹脂タイル（ダークグレー）

操作盤

ボタン : 抗菌凸文字ボタン（φ33）
カバー : 樹脂成型
（ボタン部）+
化粧鋼板（グレイッシュホワイト）ホテル

鏡

ボタン : 抗菌凸文字ボタン（φ33）
カバー : ステンレスバイブレーション（クリアフィルム付き）
角形ハンドレール（２方向）
フルハイトミラー（ステンレス鏡面）

戸･側板は5色、床タイルは3色からお選びいただけます。

かご内のデザインはCG合成です。明るさ・色合いなどは印刷のため実際とは異なる場合があります。
31

32

Y_ Select

FRIENDLY

分譲マンション

福祉施設
仕

おすすめ仕様天

かご内デザイン住宅用
（R型）

井

前側板
天

かご内デザインは、お客さまの建物に合わせた、

枠
戸

おすすめ仕様をご用意しました。

側

板

公共施設

様

型式 : FL-02
全面 : 乳白色アクリル
照明 : 白色LED
化粧鋼板（アルミナムシルバー）

化粧鋼板（ウォルナットウッド）
2mm樹脂タイル（ダークグレー）

床
幅

木

化粧鋼板
（アルミナムシルバー）

敷

居

硬質アルミ

操作盤
気くばり操作盤

ボタン : 抗菌凸文字ボタン（φ33）
カバー : 樹脂成型
（ボタン部）+
化粧鋼板（アルミナムシルバー）

ハンドレール角形ハンドレール（２方向）
額縁付きガラス製（1,440mm×540mm）

鏡

戸･側板は5色、床タイルは3色からお選びいただけます。

URBAN

PREMIUM

賃貸マンション
仕

天

井

前側板
天

枠
戸

側

板
床

テナントビル様

仕型式 : C-01
中央 : 乳白色アクリル
周囲 : 化粧鋼板（アルミナムシルバー）
照明 : 白色LED

天

化粧鋼板（アルミナムシルバー）

井

前側板
天

枠

化粧鋼板
（ナチュラルオークウッド）

戸
側2mm樹脂タイル（ライトグレー）

幅

木

化粧鋼板
（アルミナムシルバー）

敷

居

硬質アルミ

操作盤

オフィスビル板

型式 : IN-02
左右 : 化粧鋼板（ホワイト）
中央 : 化粧鋼板（ホワイト）
間接照明
周囲 : アルミアルマイト
ステンレスバイブレーション

化粧鋼板（クラフトウッド）

幅

木

化粧鋼板
（アルミナムシルバー）敷居ステンレスヘアライン

操作盤

戸･側板は5色、床タイルは3色からお選びいただけます。

様

2mm樹脂タイル（ライトグレー）床ボタン : 抗菌凸文字ボタン（φ33）
カバー : 樹脂成型
（ボタン部）+
化粧鋼板（アルミナムシルバー）

旅館

気くばり操作盤

ボタン : 抗菌凸文字ボタン（φ33）
カバー : ステンレスバイブレーション（クリアフィルム付き）

ハンドレール角形ハンドレール（２方向）

鏡

フルハイトミラー（ステンレス鏡面）

戸･側板は5色、床タイルは3色からお選びいただけます。
かご内のデザインはCG合成です。明るさ・色合いなどは印刷のため実際とは異なる場合があります。
33

34

Y_ Select天井デザイン・かご内装、
乗り場カラースキーム
空間をさまざまに彩るバリエーションを用意しています。

［凡例］●：おすすめ仕様

天井デザイン

（乗用）

（乗用）

（住宅用）

（寝台用）

C-01

URBAN

●

サークル

（R型）

標準設定

◎：適用可

ー：適用外

機能・仕様一覧
分

S-01

●

（R型）

標準設定

D-01

●

（P型）

標準設定

D-02

◎

FRIENDLY（寝台用）

PREMIUM

◎

管制機能

◎

●

◎

●

◎

◎

◎

ー

◎

◎

ー

標準設定

IN-02

＊1

◎

間接照明

◎

標準設定

●

◎

（R型）

案内機能

FL-02

◎

●

◎

◎

標準設定

全面光

省エネルギー機能

FL-03＊2

◎

◎

標準設定

白色LED 電球色LED

●

ー

（P型）

＊1 P型-6人乗り、R型-6人乗りは除く。＊2 P型-6、9人乗りは除く。
※ 天井照明色は、
白色と電球色の2種類からお選びいただけます。※ C-01、
S-01、
D-01は天井色をグレイッシュホワイト、
アルミナムシルバーの2色からお選びいただけます。
※ FL-02天井は天井構造上目地材の影が見える場合があります。※ デラックス天井の天井色はホワイトとなります。

天井 化粧鋼板 (２色) (C-01、S-01、D-01天井)

三方枠・戸 （10色）鋼板塗装

URBAN

FRIENDLYPREMIUM

戸開走行保護装置

●

●

●

●

P・S波地震時管制運転（リスタート機能付き）

●

●

●

●

停電時自動着床装置

●

●

●

●

ピット冠水時避難運転

●

●

●

●

ケアフルセンサー

ー

●

●

●

マルチビームドアセンサー（ドアシグナル付き）

●

●

●

●

着床時行先階ボタン点滅機能

●

●

●

●

ハイコントラスト凸文字ボタン

●

●

●

●

大型乗り場ボタン

●

●

●

●

大型戸開ボタン

●

●

●

●

敷居間ギャップ10mm(かご側のみ）

●

●

●

●

気くばり操作盤

ー

●

●

◎

ハンドレール(角形ハンドレール)

ー

●

●

ー

鏡

ー

●

●

◎

文字表示の英文併記

●

●

●

●

緊急時4カ国語表示

●

●

●

●

愛情アナウンス

●

●

●

●

かご照明および換気扇の自動休止

●

●

●

●

行先階ボタンいたずら登録キャンセル機能

●

●

●

●

行先階ボタン誤登録取り消し機能

●

●

●

●

かご照明調光機能

ー

ー

●

◎

ナノイーX発生装置※

ー

●

●

ー

耐震安全増し（2014年版耐震設計・施工指針）

●

●

●

●

C-01、
S-01、
D-01

FL-02

IN-02、FL-03

C-01、
S-01

仕

様

利用者
サービス

安全対策

＊1

天井 ＊2
※

化粧鋼板

天枠、
前側板 ＊3

グレイッシュホワイト

オリエントレッド（23A01244H）

アルミナムシルバー

かご戸・側板 (５色) 化粧鋼板

グレイッシュホワイト

ナチュラルオークウッド

アルミナムシルバー

ウォルナットウッド

クラフトウッド

前側板・天枠・幅木 (２色) 化粧鋼板

グレイッシュホワイト

フレッシュホワイト（E-36YR）

ソフトベージュ（E-56YR）

ダークグレー（E-55N）

ダークブラウン（L15-40B）

ディープブラウン（E-50YR）

アルミナムシルバー

アドバンストブラック

床 (3色) 樹脂タイル (厚さ2ｍｍ)＊4

ライトグレー(A-72)

ダークグレー(A-73)※オプション仕様となります。
デザインはCG合成です。明るさ・色合いなどは印刷のため実際とは異なる場合があります。

樹脂成型
ー

ハンドレール

ー

かご内鏡

ー

樹脂成型

ステンレス
バイブレーション＊1（クリアフィルム付き）

角形アルミアルマイト
額縁付きガラス製

フルハイトミラー

樹脂成型
樹脂成型
平型アルミアルマイト
額縁付きガラス製

乗り場の改修は、おすすめ仕様乗り場

FRIENDLYPREMIUMによる違いはありません。

幕板（既設有の場合）活用

活用（再塗装またはシート貼り）

新製 ＊5

三方枠

活用

活用（再塗装またはシート貼り）

新製 ＊5

戸

活用

新製 ＊5

新製 ＊5

敷居

活用

活用

新製

新製
（ケース活用）＊6

新製(ケース活用) ＊6

新製

乗り場ボタン、インジケーター

ブラック(A-60)

硬質アルミ

樹脂タイル（3色）

操作盤、
液晶インジケーター ＊4

URBAN

グロッシーブラウンステンレスヘアライン

硬質アルミ

床タイル ＊3

気くばり操作盤

ステンレス
化粧鋼板
バイブレーション(グレイッシュホワイト)（手垢防止コーティング付き）

化粧鋼板
（5色）

敷居

ブラック
（E-5N）

三方枠・戸 （4色）化粧鋼板

グレイッシュホワイト

アルミナムシルバー

ライトグレー（LN-80）（グレイッシュホワイト、
アルミナムシルバー）

戸、
側板 ＊3

コバルトブル ー（23A01243H）

かご室

グレイッシュホワイト
（LN-85）

（寝台用）

（住宅用）

福祉対応

ダウンライト

おすすめ仕様

類

保護機能

スクエア

［凡例］
●：標準仕様◎：オプション仕様
ー：装備無＊1
は乗り場側も含みます。
＊2 デザインバリエーションの詳細はP35をご参照ください。
＊3 カラーバリエーションの詳細はP35をご参照ください。

＊4 詳細はP39、40をご参照ください。
＊5 化粧鋼板が標準仕様となります。
＊6 詳細はP41をご参照ください。

※ nanoe、ナノイー及びnanoeマークは、パナソニック ホールディングス株式会社の商標です。
35

36

この液晶インジケーターは色覚の個
人差を問わず、より多くの人に見やす
いよう、カラーユニバーサルデザインに配慮して作られています。

［凡例］●：標準仕様 ◎：オプション仕様 ー：適用外

OPV
ステンレスバイブレーション（クリアフィルム付き）

OPV
ステンレスヘアライン（クリアフィルム付き）［凡例］●：標準仕様 ◎：オプション仕様（クリアフィルム付き）（クリアフィルム付き）（クリアフィルム付き）（クリアフィルム付き）

車いす用操作盤
デザイン（主/副）■ 行先階ボタン■ 開閉ボタン

オプション仕様

抗菌＊1φ33ボタン(凸文字)P21S-FU
サイズ：φ33
材

質：黒色樹脂+乳白樹脂(文字部)

文字色：乳白色(凸文字)＊1

かご内で採用している行先階ボタン（凸文字）、開閉ボタン（凸文字）、非常ボタン（凸文字）に抗菌処理を施し、
SIAAの自己認証制度に基づき登録しました。
※ SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

※ 縦型操作盤は行先階ボタン部のみクリアフィルム付きとなります。
※

37

についてはP24をご参照ください。

38

この液晶インジケーターは色覚の個
人差を問わず、より多くの人に見やす
いよう、カラーユニバーサルデザインに配慮して作られています。

［凡例］●：おすすめ仕様 ◎：適用可

仕様

樹脂成型
グレイッシュホワイト

樹脂成型
アルミナムシルバー

ステンレスバイブレーション（クリアフィルム付き）※

背景色

通常

緊急時

各種情報表示※日時・天気予報表示は当社と保全契約が必要となります。

［凡例］●：おすすめ仕様 ◎：適用可

樹脂成型
グレイッシュホワイト

樹脂成型
アルミナムシルバー

ステンレスバイブレーション（クリアフィルム付き）

樹脂成型
グレイッシュホワイト

樹脂成型
アルミナムシルバー

ステンレスバイブレーション（クリアフィルム付き）

デザイン

車いす用操作盤
デザイン（主/副）■ 行先階ボタン■ 開閉ボタン

抗菌＊1φ33ボタン(凸文字)P21S-FU

質：黒色樹脂+乳白樹脂(文字部)

文字色：乳白色(凸文字)＊1

φ38ボタン(凸文字)＊2 ＊3
オプション仕様

サイズ：φ38

サイズ：φ33
材■ センサー 一体型タッチレスボタン

材質：ボタン部ステンレスヘアライン(周囲白色点灯)＋ステンレス枠
文字色：黒色(凸文字)

かご内で採用している行先階ボタン（凸文字）、開閉ボタン（凸文字）、非常ボタン（凸文字）に抗菌処理を施し、
SIAAの自己認証制度に基づき登録しました。
※ SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

※ステンレスバイブレーション縦型操作盤は行先階ボタン部のみクリアフィルム付きが標準仕様となります。

39＊2 操作盤はステンレスバイブレーションとなります。
＊3 文字は凸文字の「１～２４，
Ｂ１，
Ｒ」
のみ対応となります。行先階ボタンのみ対象とし、開閉ボタンおよび非常呼びボタンは対象外とします。

40

乗り場操作盤・インジケーター
デザインの見やすさ、使いやすさ、美しさへのこだわりから生まれました。
手あか汚れに強く、建物の内装にとけ込むデザイン性に優れたシリーズをラインアップしました。

単独設置用

２台並列設置用＊4

Sシリーズ

SWシリーズ ＊1

ステンレスカバーステンレスカバー

標準仕様
＊2

Aシリーズ

Sシリーズ

アルミカバー

オプション仕様ステンレスカバーオプション仕様ステンレスカバーオプション仕様＊5

標準仕様

＊3

ブラック

SWシリーズ ＊1＊6＊2

抗菌＊7凸文字 φ45ボタン＊8
乳白色

抗菌＊7凸文字 φ35ボタン（オプション仕様）

＊3

ホワイト

車いす用乗り場ボタン
一体型インジケーター＊4［フェースプレート仕様］

センサー 一体型
タッチレスφ38ボタン(凸文字)＊9（オプション仕様）［ 乗り場ボタン仕様］

シリーズ名

Sシリーズ

SWシリーズ ＊1

Aシリーズ

フェースプレートステンレスバイブレーション（標準仕様）
ステンレスヘアライン

ステンレスバイブレーション

アルミアルマイト処理（ブラック/ホワイト）

サイズ

φ45

φ35

サイズ

φ38

文字色

乳白色（凸文字）ダークグレー（凸文字）

材質

ボタン部ステンレスヘアライン仕上げ（周囲白色点灯）＋ステンレス枠

文字色

黒色（凸文字）＊7＊1 SWシリーズは、既設インジケーターの仕様や壁の仕上げ状況により、適用できない場合があります。
ボタンサイズはφ35のみとなります。
＊2 標準型（B95、H95型）、生産期間1996～2001年に適用となります。詳しくは当社営業担当者にお問い合わせください。
＊3 13階床以上、
または信号灯付きの場合は延長プレート付きとなり、形状が異なります。
＊4 2台並列用の場合、車いす用乗り場ボタン一体型インジケーターは適用できません。
＊5 12階床以下は標準仕様となります。
＊6 13階床以上、
または信号灯付きの場合のみ適用となります。
41

乗り場で採用している乗り場ボタン（凸文字）に抗菌処理を施し、SIAAの自己認証制度に基づき登録しました。
※ SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。
＊8 SWシリーズには適用不可となります。
＊9 文字は凸文字の「↑、↓」のみ対応となります。Sシリーズのみ適用となります。
※

についてはP24をご参照ください。
42

DESIGNシリーズ
デザインパネル
スタイリッシュなデザインをラインアップ。ベビーカーや台車によるキズ・汚れから守り、いつまでも綺麗な空間を。
さらに、パネル表面に塗布した光触媒＊1がウイルス成分を分解・除去、消臭効果もあり、かご内を常に清潔に保ちます。

ファブテック ＊2＊1 光触媒には、日本光触媒センター株式会社の「サガンコート」を使用しています。
「サガンコート」
は、
光触媒工業
会の
「PiAJ認証(登録2012-0004)」を取得しています。

＊2 東リ株式会社「ファブテック腰壁」
を使用しています。

ベージュ ＊3 ＊4ブラウン ＊3 ＊4ブラック ＊3 ＊4

メタリックシルバー＊4 抗菌・抗ウイルスに対応
ロータイプ：高さ380mm
ハイタイプ：高さ915mm ※※鏡・手すり・横型操作盤が設置される場合はロータイプに
なります。

化粧シート

デザインパネル：メタリックシルバー / デザインマット：サークル（MD_CI1）＊3 光触媒コーティングに対応

ダークメタリック

ブラック石目調

デザインマット
滑りにくい表面加工を施したデザイン性の高いマット。耐久性に優れ、薄くて軽量、清掃もお手軽です。

ゴムマット

デザインパネル：ブラック石調 / デザインマット：ストーン（MD_ST1）

サークル（MD_CI１）

コンポジション（MD_CP1）

プレーン（MD_PL1）

ドット（MD_DT１）

ストーン（MD_ST1）

グリッド（MD_GR1）

デザインはCG合成です。明るさ・色合いなどは印刷のため実際とは異なる場合があります。

43

44

Y_ Select

制御リニューアル

機能・仕様一覧分

昇降路寸法の制約などにより、最新型機械室なしへの更新（準撤去リニューアル）が難しい場合、［凡例］●：標準仕様

類

油圧式のまま、主要機器を最新式に更新する制御リニューアルをご提案します。

仕
戸開走行保護装置◎：オプション仕様

様＊1

ー：装備なしまたは既設活用

改修区分

分

類

省エネルギー機能●

P・S波地震時管制運転（リスタート機能付き）◎

停電時自動着床装置◎（：新製部位、：活用部位）

ピット冠水時避難運転－

工事期間 6日～

ケアフルセンサー－

制御リニューアル

マルチビームドアセンサー（ドアシグナル付き）◎

着床時行先階ボタン点滅機能●

ガイドレール

ハイコントラスト凸文字ボタン●

メインロープ

大型乗り場ボタン●

ドア開閉装置大型戸開ボタン●

昇降路

ドアモーター

敷居間ギャップ10mm◎

インジケーター・操作盤

気くばり操作盤－

ハンドレール

－

かごドア

鏡

－

文字表示の英文併記●

乗り場

乗り場ボタン

移動ケーブル

緊急時4カ国語表示●

機械室

パ ワ ー ユ ニット

愛情アナウンス●

P型（乗用）

R型（住宅用）

かご照明および換気扇の自動休止－

行先階ボタン誤登録取り消し機能●

かご照明調光機能－

耐震安全増し（2009年版耐震設計・施工指針）
天井

かご室

◎ ＊2
－
化粧鋼板

天枠、前側板

乗り場（アルミナムシルバー）

戸、側板

－

敷居

－

床タイル

－
＊3

ステンレスカバー

幕板、三方枠、戸－敷居－

乗り場ボタン、
インジケーター
案内機能●

登録キャンセル機能

操作盤、
液晶インジケーター

ジャッキ（プランジャー・シリンダー）

乗り場インジケーター

安全対策

福祉対応

かご

改修区分

利用者サービス

保護機能

油圧式エレベーターのまま、制御盤やパワーユニットなどの主要機器を最新式に更新します。

様

行先階ボタンいたずら

管制機能

1.リニューアル内容

仕＊1 機種によっては付かない場合があります。
＊2 1998年版耐震指針とすることもできます。

＊4●（ケース活用）＊3 詳細はP37、38をご参照ください。
＊4 詳細はP41をご参照ください。

制御盤
モーター・ポンプ

三方枠

電磁弁

ドア

B型（寝台用）※ 既設エレベーターの機種・設置状況、既設油圧配管の状態により、対応できない場合があります。
※ 活用部位は、定期的な修理が発生します。

2.修理パックメニュー（有償付加仕様）
長年のエレベーター使用により、油圧機器をはじめとする各機器の経年劣化が懸念されます。今後も安全にエレベーター
をご利用いただくため、リニューアルと併せて、劣化が進行している機器の修理をお勧めします。

ジャッキ部グランドパッキン

乗り場

昇降路

油戻しホース
乗り場ドアスイッチ
配管ジョイント部ゴム

■前側板

機械室

■操作盤・インジケーター■天枠（出入口上部）

45※ かごの図の部は交換後を表しています。
※ かご内のデザインはCG合成です。明るさ・色合いなどは印刷のため実際とは異なる場合があります。

46

主な機能の説明

下記の機能は、
リニューアル製品・メニューにより適用しない場合もありますので、各機
…P26

、オーダー

（

）…P36

能・仕様一覧でご確認ください。
（

）…P46

戸開走行保護装置（UCMP）

ピット冠水時避難運転

万が一、戸が開いた状態で走行しても瞬時にエレベーターを制止させ、事故を未然に防ぐピットの 冠 水 を 検 知 すると、エレ

かご行先階ボタンの誤登録取り消し機能「戸開走行保護装置」は万が一、エレベーターのドアが開いた状態で動き出した場合に、素早くそれを検知してエレベーターのかごのドアがベーターを運転休止します。最下階

エレベーターが停止中に登録済の行先階ボタンを2回開いた状態で動かないようにするための安全装置です。かごと床との間が１ｍ以上開いているうちにエレベーターを制止させ、挟まれを防止し、また、上昇時には、敷居とエプロンの間が11ｃｍ以下の範囲でエレベーターを制止させ、落下を防止します。
1m以上のすき間を開けてエレベーターは緊急停止！
！
1m以上

戸開走行保護装置の構成

エプロン

11cm以下下降運転の場合

上昇運転の場合止します。

運転制御装置とは別回路で戸開走行を検出
常時作動型「二重系ブレーキ」が作動

連続して押すことにより、行先呼びを取り消すことができます。間違って行先階ボタンを押した場合の登録階を取り消し、無駄な運転を低減します。

省エネルギーに細かな心づかい閉じてきたドアの挟まれを抑止する

かご照明および換気扇の自動休止させるための独立した制御装置。

出入口ほぼ全面にあるセンサーが利用者の乗り降りをチェック。センサーをさえ乗り場呼び、行先階登録がないときは、
かご照明と換気ぎっている間は、ドアが閉まらない(強制ドア閉時を除く)ため、お年寄りやベビー

扇を自動的に休止。省エネルギー化を図ります。

二重系ブレーキ

カー、車いすの方などが安心して乗り降りすることができます。

予約階への到着をお知らせする

戸開走行検出時にエレベーターを制止。

かご下エプロン

運転制御装置・ブレーキなどが故障

イラスト図版

避難階に移動に停止している場合は、避難階で休

マルチビームドアセンサー

戸開走行判定装置
ドアスイッチ、位置検出装置から戸開走行を検知し、エレベーターを制止1m以上間違えた登録を取り消せる

着床時行先階ボタン点滅

After

かごが目的階に近づくと、その階の行先階ボタンが点

位置検出装置滅して、到着を事前にお知らせします。

かご側の床と乗り場側の床に一定以上の段差が発生したことを検知。

かご・乗り場ドアスイッチ

かごを制止

かご・乗り場のドアスイッチは開閉状態を検出し、全ての戸が閉まっている

専門技術者が確認後、復旧状態でなければ走行できないようにする装置。

停電時自動着床装置（予備電源）

初期微動感知地震時管制運転（リスタート機能付き）

ドアシグナル付きセーフティシュー

無駄な停止を防ぐ

戸が閉まり始めるタイミングを
ドアシグナルの点滅でお知らせします

かご行先階ボタンのいたずら登録キャンセル

停電時、バッテリー運転に切り替え最寄り階へ

マルチビームドアセンサーに、戸の閉まり始める

かご内の行先階ボタンが、かご内の人数にタイミングをお知らせするドアシグナルをプラス。

比べて多数押されている場合は、いたずら

地震発生時、強く揺れる主要動（S波）が来る前の、初期微動（P波）

停電を検知した場合に動力電源をバッテリーに切り替え、自動的に戸が閉まり始める約1秒前に戸先端のLEDが点操作と検出して、かご行先階登録を一括を感知し、最寄り階で自動停止。戸を開き、利用者の避難を誘導しエレベーターを最寄り階まで運行して待機させます。自家発電設滅を開始します。
また、かご内の戸閉じボタンが押キャンセルします。

ます。主要動を感知しない弱い地震のときは、一定時間が過ぎた

備のない建物において、停電時のかご内に閉じ込められる不安を後、自動的に運転を再開。また、強い地震のときは、専門の技術者和らげます。

地震の初期微動を感知し、利用者の避難を誘導された場合には、戸が閉まり始めると同時に点滅を開始します。

による点検が終わるまで、戸を閉じて運転を休止します。

利用状況に応じた案内をする

After■運転フロー
地震発生

ドアシグナル

初期微動（P波）
を感知

安全装置が作動し、非常停止した場合
安全条件を満足しているか？
管制運転を再開

運転休止。
エンジニアが確認後、復旧します。
一定時間後、
自動的に
運転を再開
します。

主要動（S波）を感知したか？
一定時間後、戸を閉めて運転を休止します。

「停電」とかご内表示し、停電灯が点灯。
安全装置などの状態を確認

リスタート機能

最寄り階に着床し、戸を開きます。

地震時管制運転中に安全装置が動作し、階間に非常停止した場合でも、安全装置が復帰すれば初期微動（P波）

主要動（S波）最寄り階への運転を行います。閉じ込め被害を乗り込もうとする人を検知して、乗り込み時の安全性を高めます

らお乗りの方はお降りください」など、気くばりの行き届いた音声案内を行います。
※ 仕様によっては一部の音声案内をしない場合があります。

する人を検知すると、再び戸が開きます。
※乗り場に人が残っている場合、戸が閉まらないことがあります。また、センサ ーは戸が閉まり切る直前には無効になります。

After※ 写真のビームはイメージです。

一定時間後、戸を自動的に閉めます。

低減するための機能です。

After

47

「行先階ボタンを押してください」「満員です。後か始めているときに、エレベーターに乗り込もうと
停電を検知！

最寄り階に着床し、戸を開きます。

の操作などにより「お出口を少々お開けください」（乗り場側利用者検知機能）

乗り場側へ向けてセンサーを設置。戸が閉まり■運転フロー

愛情アナウンス
かごの混み具合や利用者の乗り降りの有無、ボタン

ケアフルセンサー

かご内表示とアナウンスを行います。
「ドアが開いたら降りてください」

リスタート機能※ 写真のビームはイメージです。

停電が終わると、自動的に正常運転に戻ります。

48

LINEアプリでエレベーターを呼び出し、目的階に移動できる。

いつでもどこでもビル管理が行えるサポートツール
BUILLINK（ビルリンク）
日立の遠隔監視技術を活用し、管理者がリモートでビル管理が行える、それがBUILLINKです。

LINE連携タッチレスエレベーター呼びサービス エレトモ

エレベーターなどビル設備の状況が、ほぼリアルタイムで把握できるので、現地に行かなくても遠隔で確認・操作が行えます。

利用者が日立のエレベーターのLINE公式アカウントと“友だち”になることで、ボタンに触れることなく、
スマートフォンでエレベーターを操作できる画期的なシステムです。エレベーターの「QRコード」を読み取るだけですぐに利用できます。
※ 以下の場合は、エレトモは適用できません。
・３台以上の群管理運転を行っているもの。
・停止階を制限する仕様であるもの（不停止階切り替え、
セキュリティ運転など）。
・出入口が正面と背面に設けられているもの。
※ 当社と保全契約が必要となります。

エレベーターホール

1

Before
例えばこんなときに…

2

3
タッチレスでまたはエレベーターかご内に

地震発生時のエレベーターの
稼働状況が
分かります

地震発生時、今までは…

After

BUILLINKなら！

どのビルのエレベーターが、どんな状況かどのエリアで、どのくらいのエレベーターが現地に行かないと分からないことも。

休止中なのか確認できる！
お客さまごとのエレベーターの
対応状況も
一目瞭然︕

エレベーターが動かないんだけど
どうなってるんだ！
うちのビルのエレベーター
動いてるの！？

現場に行かずに状況が把握できるってありがたい！！！！

エレベーターに掲示されたポスターの乗れる！

QRコードをLINEアプリでスキャンしてください。

例えば
こんなときに…

日立エレベーターを友だち登録する

いつでも
運転制御が
遠隔で
設定できます

現在階と目的階を選択LINEアプリを起動して友だちエレベーターを選択※ LINE及びLINEロゴは、LINE株式会社の登録商標です。
※ QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

通過①テナントのご利用状況やイベントに応じて、行先階の利用制限が可能②曜日や時間を指定してスケジュール登録が可能

設備まるごと監視サービス※ 本機能をご利用の際はヘリオスコントロールの契約が必要となります。※ 乗り場ボタンの無効化はできません。※ スケジュールは１パターンのみ登録可能です。

エレベーターの遠隔監視回線を活用し、各種ビル設備を一括監視できるサービスです。
ビル設備のために新たに回線の数を増やすことなく、エレベーターのインフラを使うからローコストでスピーディーに実現！

受水槽

例えば
こんなときに…

低コストで安心の管理体制が構築できます。

Before

ポンプ

遠隔監視回線が１本になりコストを削減

日立に

自宅からでも行先階ボタンの無効化

エレベーターのインフラで、さまざまな設備をまるごと監視。

ワンストップでエレベーター

ビル設備監視用の回線が不要となり、複数あった監視回線が1本になります。

おまかせ！

受変電設備

空調

設備点検
レポートが
Web上で
いつでも
閲覧できますエレベーター他、
ビル設備の管理窓口が1本になり管理負担を軽減

防災

After

BUILLINKなら！

①ペーパーレスで省スペース化②レポートの電子化で管理を効率化③レポート一括ダウンロード

５年間の履歴も閲覧できる！※

担当が変わってるし分からない！

紙だから、過去のレポートを探すのは大変！！！

…

ワンストップだから多岐にわたる煩雑な管理業務の負荷を軽減！

レポート管理、今までは…
紛失も抜けもあるし…困った…

監査対応

各種ビル設備※ 当社と保全契約が必要となります。

49

現地に行かずにすぐ対応できるからお客さまも喜んでくれるし私も楽ちん！

※ 過去５年間の報告書の閲覧・ダウンロード保管が可能です。※ 法定検査報告書はご覧になれません。
※ 昇降機は2017年10月以降かつ、契約開始以降のレポート閲覧のみとなります。その他ビル設備（冷凍機、カメラ）
は2022年5月以降かつ、契約開始以降のレポート閲覧のみとなります。

50

エレベーターのリニューアルに併せてさらに快適性を向上

利用者の生活に密着した情報を提供

毎日触れるその場所に安心を提供

情報メディアディスプレイ

抗菌・抗ウイルスコーティング

エレベーターの利用者と「情報」をダイレクトに結びつけるエレベーター内のデジタルサイネージです。

建物内のさまざまな設備の利用者が接触する部分にディスプレイにはセンシングカメラが付いており、時間帯別の利用者の年齢層や性別の分析を蓄積し抗菌・抗ウイルス効果のある液剤を噴霧してコーティングを施すソリューションです。

属性に適した情報や広告を配信します。

加工面に付着した特定ウイルスの数を5分で99.9%以上不活性化させ、3～5年間効果を発揮します。

※ SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、
抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

消毒・清掃
作業負担を軽減

設置運用費が無料 ＊1

属性に合せた情報配信 ＊2

管理の手間が不要

機器は日立がお貸し出し、設置から運用まで無料で提供します。

ニュースや地域の天気、お役立ち情報、企業広告などの情報を属性に合わせて配信します。

オーナー・管理者さまは、システムや情報配信などの管理の手間が不要です。

＊1 システムの電気代はお客さま負担となります。
＊2 ご注意事項：センシング機能付きカメラで人数や性別、年代などの属性情報を取得し分析することで、属性に適した情報や広告を配信します。
個人情報となるカメラ映像は属性分析後、

3～5年の
長期効果

120分
カンタン施工※※ 標準型エレベーター、
5階床、
9人乗りの場合。

即時消去しますが、個人情報を含まない属性情報は、配信会社にも提供され、分析したグラフや表などのデータを広告主、広告代理店などに開示することがあります。

建物や利用者の属性に合わせて、さまざまなコンテンツを表示できます！

【メイン画面】
ニュース、広告、お役立ち情報【サイド部】
地域毎の天気、生活指数（洗濯、花粉、乾燥）

ディスプレイサイズ※ 画面はイメージ画像で、実際の表示内容とは異なります。
51

エレベーター以外の建物内も安心JALが全国の空港で採用している「SEIKADOU SRW-30」を株式会社JALグランドサービスが施工

15.6インチ液晶

386mm

お役立ち情報

専有部

広告

280mm

ニュース

建物内
ドア取っ手

画面構成

【フッター部】
テキストニュース、
カレンダーなど
52

S D G s への 取り組 み
安全・安心・快適に暮らせる持続可能な社会の実現に向けて。

日立ビルシステムは、SDGs ＊の目標7、8、11に貢献します。

環 境 負 荷 低 減 への 取り組 み

保全サービスによる部品交換時の＊ SDGs：国連で採択された「持続可能な開発目標」

交換部品の
リサイクル

●エレベーターなどのビル設備をリニューアルすることで消費電力を減らす●グローバル事業を拡大することで、世界各国での雇用を増やす

排出部品を分別、
リサイクルし、最終処分廃棄物ゼロ化に取り組んでいます。

● 社員が働きやすい環境にする（働き方改革）● 高齢者も含め、誰もが安心して移動できる昇降機をお客さまに提供する（バリアフリー）アスベストの全廃、RoHS＊1● 災害時には迅速に復旧させる

規制対象化学物質（鉛、六価クロムなど）の削減など、有害化学物質の排除に取り組んでいます。

有害物質の排除

また、シックハウスのもととなる
ホルムアルデヒド濃度を0.08ppm＊2 以下にしています。

水戸事業所

保全サービスに向かう際に使用する自動車を、再生可能エネルギーの利用拡大（約300kW太陽光発電設備導入済み）
省エネ型設備の計画的導入（高効率照明導入済み）
再生可能
エネルギーの活用
廃棄物等の
循環利用

53

高効率照明の導入

保全サービスに向かう
移 動 手 段の環 境負荷 低 減

２０３０年度までに全てガソリン車から電動車に切り替えていきます。
日立製作所グループ全体で事業所のカーボンニュートラルをめざします。

＊1 電気・電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する欧州議会・理事会指令＊2 厚生労働省シックハウス(室内空気汚染)問題に関する検討会 室内濃度指針値54