非常用エレベーター適用可非常用エレベーター適用可非常用エレベーター適用可非常用エレベーター適用可全面：ガラスクロス（3分割タイプ）非常用エレベーター適用可非常用エレベーター適用可※ 非常用エレベーターでは、救出口の下に天井が付く場合、天井が下向きに開いた状態で、かご床からの高さを1800mm以上確保する必要があります。標準寸法表（120、150m/min）機械室ありオーダー型エレベーター2台並列の場合の寸法図（ミニ機械室タイプ）

定員寸法図（2枚戸中央開き）鉄筋コンクリート（RC造）の場合●昇降路断面図Y機械室有効高さ H100中間ビーム（建築工事）シンダーコンクリート（建築工事）

電源引き込み位置（床から引き込み）最上階頂部すき間

全高
巻上機

制御盤

制御盤R2

R2単独設置

2台設置

R1

R28002000×22004200×22002000×25004200×2500109.567.09001600×13508002200×22004600×22002200×25004600×2500115.070.51600×15009002200×23504600×23502200×26504600×2650120.072.01700×14009002300×22504800×22502300×25504800×2550119.572.51800×13009002400×21505000×21502400×24505000×2450118.573.51800×150010002400×23505000×23502400×26505000×2650125.075.51900×140010002500×22505200×22502500×25505200×2550124.576.02000×135011002600×22005400×22002600×25005400×2500123.077.51800×170010002400×25505000×25502400×28505000×2850135.079.51900×160010002500×24505200×24502500×27505200×2750134.580.52000×150011002600×23505400×23502600×26505400×2650134.081.02000×175011002600×26005400×26002600×29005400×2900141.585.02100×165011002700×25005600×25002700×28005600×2800140.585.52150×160011002750×24505700×24502750×27505700×2750141.584.51000115013501600詳細は当社技術員にご相談ください。
［注］ 1. 必要昇降路はエレベーター仕様や建屋条件で異なります。
2. 出入口型式「2枚戸中央開き」、つり合いおもり後落ちの場合の寸法を示します。

定員

ピット防水仕上げ（建築工事）

点検用コンセント（電気工事）防滴仕様としてください。
ただし、非常用の場合は防水仕様とする。
PC機械室反力（1 台あたり：kN）出入口幅W（mm）単独設置2台設置単独設置2台設置

R1

R27501400×13508002300×22504200×22502300×25504200×2550122.074.09001600×13508002500×22504600×22502500×25504600×2550129.578.51600×15009002500×24004600×24002500×27004600×2700137.581.51700×14009002600×23004800×23002600×26004800×2600136.582.51800×13009002700×22005000×22002700×25005000×2500136.083.01800×150010002700×24005000×24002700×27005000×2700142.585.01900×140010002800×23005200×23002800×26005200×2600141.585.52000×135011002900×22505400×22502900×25505400×2550140.087.01800×170010002700×26005000×26002700×29005000×2900159.593.01900×160010002800×25005200×25002800×28005200×2800158.593.52000×150011002900×24005400×24002900×27005400×2700158.094.02000×175011002900×26505400×26502900×29505400×2950170.5101.02100×165011003000×25505600×25503000×28505600×2850170.0101.52150×160011003050×25005700×25003050×28005700×2800170.5100.5（kg）

1324

ピットタラップ（建築工事）機械室内法
S×T（mm）昇降路内法
X×Y（mm）かご内法
A×B（mm）1120最下階積載
質量

（人）17

点検用コンセント（電気工事）AC100V10A巻上機2台設置1400×1350標準寸法表（180、210、240m/min）

昇降行程

R1

2415

ピット深さPガラリ（建築工事）900W×900H・FD付R1換気扇（サーモ、FD付）（電気工事）機械室出入口（建築工事）900W×2000H150

機械室内法 T
昇降路内法 Y150昇降路内法 X単独設置7503. 昇降機耐震設計・施工指針（2016年版）耐震クラスA14が基本仕様です。
耐震クラスS14の場合、当社技術員にご相談ください。

●機械室平面図機械室内法 SW（mm）

1320荷揚用フック（建築工事）衝撃係数は2として短期荷重に耐えられるようR1 充分強固に取り付け願います。
反力R2反力出入口高さ

出入口幅 Wかご枠高さオーバーヘッドOH

かご内法

B昇降路内法

かご内法 A

機械室制御盤昇降路内法 X機械室反力（1 台あたり：kN）出入口幅（kg）

17機械室内法
S×T（mm）昇降路内法
X×Y（mm）かご内法
A×B（mm）

1115●昇降路平面図積載質量（人）1000115013501600詳細は当社技術員にご相談ください。
［注］ 1. 必要昇降路はエレベーター仕様や建屋条件で異なります。
2. 出入口型式「2枚戸中央開き」、つり合いおもり後落ちの場合の寸法を示します。
3. 昇降機耐震設計・施工指針（2016年版）耐震クラスA14が基本仕様です。
耐震クラスS14の場合、当社技術員にご相談ください。

PW

ピット衝撃荷重昇降路・機械室断面寸法定格速度（m/min）

オーバーヘッドOH（mm）ピット深さP（mm）

機械室有効高さH（mm）120545021502750150565024502750180595027502750210635032502750240695038502750［注］ 1. ピット深さが最大値を超える時はピット反力に耐える構造として埋め戻してください。
2. オーバーヘッド寸法は、
かご天井標準タイプ（BS-11, BS-12）、かご天井高さ2300mm、出入口高さ2100mmを前提としています。

3536遮煙性能付エレベーター乗場戸設置上の条件・遮煙性能付エレベーター乗場戸を設置するためには、自動火災報知設備が必要です。設置義務の無い建物であっても、必ず設けてください。
・自動火災報知設備の設置義務の無い建物の場合には、遮煙性能付エレベーター乗場戸設置階のエレベーターホールに必ず煙感知器などの火災感知器を設置し、火災感知信号を自動火災警報盤を介してエレベーター制御盤に供給してください。

開発●このカタログに掲載した内容は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

RE-573P 2020-3