令和元年６月２５日
原子力安全対策課(３ １ － ０ ７ )＜１５時記者発表＞
大飯発電所３号機の原子炉起動と調整運転の開始について（第１７回定期検査）
このことについて、関西電力株式会社から下記のとおり連絡を受けた。
記
大飯発電所３号機（加圧水型軽水炉：定格電気出力 118 万 kW）は、平成 31 年４
月 11 日から第 17 回定期検査を実施しているが、６月 26 日に原子炉を起動し、翌27 日に臨界となる予定である。
その後は、諸試験を実施し、６月 28 日頃に定期検査の最終段階である調整運転を開始し、７月下旬には原子力規制委員会の最終試験を受けて営業運転を再開する予定である。
１

主要工事等（１）安全系計器用電源装置取替工事（図－１参照）

安全系計器用電源装置の構成部品が製造中止となったことから、今後の保守性を考慮し、最新の電源装置に取替えた。
（２）高エネルギーアーク損傷対策工事（図－２参照）

国内外の原子力発電所の電気設備で高エネルギーアーク損傷が発生していることを踏まえ、原子力規制委員会によるバックフィット（新たな規制基準の既存の施設等への適用）として保安電源設備に係る技術基準規則等が一部改正（平成 29 年８月）されたことから、重要安全施設への電力供給に係る電気盤について、遮断器の遮断時間の変更やインターロックの追加を行った。
（３）１次冷却材ポンプ供用期間中検査（図－３参照）

１次冷却材ポンプの供用期間中検査として、Ａ号機の主フランジ締め付け部やケーシング内表面について、目視点検や超音波探傷検査を行い、健全性を確認した。

２設備の保全対策
２次系配管の点検等（図－４参照）

関西電力㈱の定めた「２次系配管肉厚の管理指針」に基づき、２次系配管 207箇所について超音波検査（肉厚測定）を実施した。その結果、必要最小厚さを下回る箇所および次回定期検査までに必要最小厚さを下回る可能性があると評価された箇所はなかった。
また、過去の点検および今回の点検で減肉傾向が確認された部位 65 箇所、配管取替時の作業性を考慮した部位２箇所、合計 67 箇所を耐食性に優れたス
テンレス鋼もしくは低合金鋼の配管に取り替えた。

３蒸気発生器伝熱管の渦流探傷検査結果
蒸気発生器４台のうち、ＢおよびＤ－蒸気発生器伝熱管全数（3,382 本×２台、計 6,764 本）について渦流探傷検査を実施し、異常のないことを確認した。

４

燃料集合体の取替え
燃料集合体全数 193 体のうち、64 体（うち 36 体は新燃料集合体）を取り替えた。なお、新燃料集合体 36 体は全て最高燃焼度 55,000MWd/t の高燃焼度燃料である。

５

次回定期検査の予定
令和２年夏頃

問い合わせ先原子力安全対策課（清水）
内線 2353・直通 0776(20)0314

図－１ 安全系計器用電源装置取替工事
工事概要
安全系計器用電源装置の構成部品が製造中止となったことから、今後の保守性を考慮し、最新の電源装置に取り替えた。

取替範囲概略図

安全系交流440V母線
安全系直流電源装置
安全系計器用電源装置
交流→直流変換計器用
後備変圧器同じ容量(10KVA)の電源装置に取替え

計器用
インバータ蓄電池（バックアップライン）

計器用電源

計

計

計

計

安全系直流母線

計器

器

器

器

器盤

盤

盤

盤

盤

安全系交流母線からの電源供給が停止した場合、蓄電池から電源が供給される。

・中央制御盤・原子炉保護計装盤
・原子炉制御計装盤・その他監視装置盤 他

安全系
機
器

安全系
機
器

安全系
機
器

安全系
機
器

・非常用D/G制御盤
・補助給水ポンプ起動盤
・安全系計器用電源装置
・安全系制御盤 他

インバータ
半導体素子により、電圧・周波数が安定した交流電源を供給するための装置。
計器用後備変圧器
インバータが故障した際のバックアップとして、交流電源を供給するための電圧を微調整する機能を持った変圧器。

図－２ 高エネルギーアーク損傷対策工事
工事概要
現状の安全系計器用電源装置について、部品の製造中止に伴い、保守継続が困難になる恐れがあるため、国内外の原子力発電所の電気設備で高エネルギーアーク損傷が発生していることを踏まえ、原子力規制委員会によるバックフィット（新たな規制基準の既存の施設等への適用）として保安電源設備に係る技術基準規則等が一部改正（２０１７年８月）されたことから、重要安全施設への電力供給に係る電気盤について、遮断器の遮断時間の変更やインターロックの追加を行った。
工事概要図
電気盤（写真）電気盤（側面図）

保護継電器※

アーク放電により高温ガスが発生↓
アーク放電が継続しガスの温度上昇↓
高温ガスにより遮断器室内の配線被覆等が発火（アーク火災）母線※事故電流を検知し遮断器を開放させる

遮断器
三相短絡等によりアーク放電が発生

遮断器の遮断時間の変更＜電源系統構成（イメージ）＞

事故電流を検知してから遮断器を開放させるまでの時間（遮断時間）を早くし、アーク放電の継続時間を短くする

対象箇所：

外部電源

主変圧器

No2予備変圧器※

所内変圧器

インターロックの追加

G
発電機

通常の受電ライン※安全系は、通常、No2予備変圧器から受電しているが、所内変圧器から受電する場合があるため対策を実施③遮断器「入」→「切」

安全系6.6kV母線

インターロック追加

主変圧器
DG

発電機負荷開閉器を「切」とすることで、発電機残留電流を遮断

ポンプ

発電機負荷開閉器
リレー
安全系440V母線③発電機「入」→「切」
ポンプ

： 遮断器

ファン

②事故電流検出Ｇ④発電機の残留電流が流れアーク放電が継続
遮断器

安全系6.6kV母線

所内変圧器①高エネルギーアーク損傷発生

図－３ １次冷却材ポンプ供用期間中検査
検査概要
１次冷却材ポンプの供用期間中検査として、Ａ号機の主フランジ締め付け部やケーシングの内表面について目視検査や超音波探傷検査を行ない、健全性を確認した。

系統概要図

１次冷却材ポンプの概要図【１次冷却材ポンプの主な仕様】
・容量
２０，１００ｍ３／ｈ
・モータ出力 ４，４８０ｋＷ
・回転数
１，２００ｒｐｍ

蒸気
発生器

加圧器

原子
炉容器

１次冷却材ポンプ（Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ）

吐出ノズル

【凡例】
吸込ノズル

：１次冷却材の流れ

Ａ号機 １次冷却材ポンプの検査概要図
モータスタンド
ナット
ワッシャ

主フランジ

主フランジナットおよびワッシャ全24組中の6組（代表1台の25％）を目視検査
ボルト穴回りの主フランジ表面全24箇所中の6箇所（代表1台の25％）を目視検査
スタッドボルト

熱遮へい装置

主フランジボルト全24本中の6本（代表1台の25％）を超音波探
傷検査

1次冷却材ケーシングの内表面の100％を目視検査
ケーシング

図－４ ２次系配管の点検等
点検概要
今定期検査において、２０７箇所について超音波検査（肉厚測定）を実施した。

○２次系配管肉厚の管理指針に基づく超音波検査（肉厚測定）部位「２次系配管肉厚の管理指針」の点検対象部位

今回点検実施部位

主要点検部位

1,368186

その他部位

1,27421

合計

2,642207（結果）
必要最小厚さを下回っている箇所、および次回定期検査までに必要最小厚さを下回る可能性があると評価された箇所はなかった。

取替概要○過去の点検において減肉傾向が確認された部位５４箇所、および作業性を考慮した部位１箇所、合計５５箇所を耐食性に優れた低合金鋼もしくはステンレス鋼の配管に取り替えた。
○当初計画に加え、今回の点検において減肉傾向が確認された部位１１箇所、および作業性を考慮した部位１箇所、合計１２箇所を耐食性に優れた低合金鋼もしくはステンレス鋼の配管に取り替えた。
復水系統
給水系統

系統別概要図

主蒸気系統
ドレン系統

：主な配管取替箇所①②【取替理由】①減肉傾向が確認されているため取替えた箇所（６５箇所）
・必要最小厚さとなるまでの期間が５年未満の箇所
炭素鋼⇒ 低合金鋼炭素鋼⇒ ステンレス鋼

発電機
蒸気
発
生器

低圧タービン
高圧タービン

Ｇ

復水器

復水ポンプ

SGﾌﾞﾛｰﾀﾞｳﾝ
湿分分離加熱器

グランド
コンデンサ

高圧給水加熱器
給水ポンプ

脱気器
給水ブースタポンプ

脱気器タンク

第１～5
低圧給水加熱器

１箇所
１箇所

・必要最小厚さとなるまでの期間が５年以上の箇所
炭素鋼⇒ ステンレス鋼
３５箇所
炭素鋼⇒ 低合金鋼
２８箇所②配管取替え時の作業性※を考慮して取替えた箇所
炭素鋼⇒ 低合金鋼２箇所［合計 ６７箇所］※ 配管取替え時に近傍の配管も一緒に取り替えた方が作業をし易いために取り替えた

大飯発電所３号機

第１７回定期検査の作業工程（２０１９年６月２５日現在）

２０１９年４月

２０１９年５月

２０１９年６月

２０１９年７月

並列(６月２８日予定)

解列
４月１１日

総合負荷性能検査(７月下旬予定)
出力上昇試験

１次冷却材
系統降温

原子炉容器開放
燃料装荷
燃料取出

起動試験

起動試験

燃料取出
起動前弁点検安全系計器用電源装置取替工事
原子炉容器組立 １次冷却材系統
漏えい検査

主１次系弁・ポンプ点検

要工

高エネルギーアーク損傷対策工事

程
１次冷却材ポンプ供用期間中検査

Ｂ、Ｄ－蒸気発生器伝熱管渦流探傷検査

注：黒塗りは実績を示す