おくだけセンサー 中継機

取扱説明書
第1.4版 2023年7月14日発行

第1.4版

更新履歴
更新内容

更新日

更新履歴

2020.06.15

初版

2020.08.24

第1.1版 弊社サポートセンター移転に伴い電話番号を修正

2021.03.29

第1.2版 7.8節を2021年3月時点の内容に修正

2021.04.07

第1.3版 P.30 グラフの説明を修正

2023.07.14

第1.4版 SunDMS-Insightへクラウド移行に伴う修正・7章 P.53 「サン電子IoTプラットフォームでの操作」を削除

ⅰ

はじめに
この度は、弊社のおくだけセンサー 中継機をご導入頂き、誠にありがとうございます。
本書は必要な時にすぐ使えるように大切に保管してください。

保証と免責• おくだけセンサー 中継機（以下、本製品）は日本国内でのみご使用いただけます。
This product is designed for use in Japan only.
• 本製品は無線による電波の中継を行う装置です。本製品の不具合、誤動作、または停電、回線障害、その他の外部要因によって通信障害が発生したために生じた損害等については、弊社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
• 全てのセンサーデータの見える化プラットフォームへの到達を保証するものではありません。
• USB接続のため、防水性能は保証しておりません。
取扱説明書について
1. 本取扱説明書（以下、本書）の内容の一部または全部を、無断で転載することを禁止します。
2. 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更する場合があります。
3. 本書の内容につきましては、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や、ご不明な点、誤り、記載漏れ、乱丁、落丁、その他お気づきの点がございましたら、弊社までご連絡ください。
4. 本書で指示している内容につきましては、必ずしたがってください。本書に記載している内容を無視した行為や誤った操作によって生じた障害や損害につきましては、保証期間内であっても責任を負いかねますので、ご了承ください。

ⅱ

はじめに/保証と免責/ご注意ご注意
本製品の取り扱いについて• 本製品周辺で静電気的障害を発生させないでください。本製品は、静電気に敏感な部品を使用しています。特に各機器のコネクタの接点、ポート、その他の部品に素手で触れないでください。部品が静電破壊するおそれがあります。
• 本製品は丁寧に取り扱ってください。
• 本製品に強いショックを与えると破損の原因になります。
• 本製品のお手入れは、電源を切った状態で行ってください。電源を入れたまま行うと誤動作や故障の原因になります。
• 本製品のお手入れには、揮発性の有機溶剤、薬品、化学雑巾などを使用せず、乾いた柔らかい布で拭いてください。汚れがひどい場合は、柔らかい布に台所中性洗剤をしみこませて固く
絞ってから拭き、最後に乾いた柔らかい布で仕上げてください。
• 揮発性の有機溶剤、薬品、化学雑巾などを使用すると、変質、変色、場合によっては破損の原因になります。

地球環境保全のため、次のことにご協力ください。
•

本製品および付属品は、不燃物として処分してください。

•

廃棄方法は、地方自治体などで決められた分別収集方法にしたがってください。

•

一般ごみとして、家庭で焼却処分しないでください。
ダイオキシンや塩化水素ガスなどが発生し、環境や人体に影響を与えます。

商標について「Rooster」は、サン電子株式会社の登録商標です。
「Windows」は、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
「Android」は、Google LLC の商標です。
その他、本書に記載されている会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

はじめに/保証と免責/ご注意ⅲ

ご注意
周波数について本製品の使用周波数帯では、産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。
・本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
・万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用を停止して電源を切断してください。

電波法による規制
電波法により以下の行為は禁止されています。
・改造および分解・技術基準適合証明表示の消去
本製品は下記の通り、電波法の規定に基づく工事設計認証済通信モジュールを内蔵しております。
特定無線設備の種別

工事設計認証番号

証明規則第２条第１項第８号に掲げる無線設備
証明規則第２条第１項第１９号に掲げる無線設備

007-AG0021

電波障害自主規制
本製品はクラスB機器です。
規制等
VCCI

番号
クラスＢ機器
この装置は、クラスＢ機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書にしたがって正しい取り扱いをしてください。

ＶＣＣＩ－Ｂ

親機を住宅環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

ⅳ

はじめに/保証と免責/ご注意安全に正しくお使いいただくために本書ではお使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りい
ただくことを、次のように説明しています。
■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに使用者や他の人に生じる危害や損害の程度を次の表示で区分しています。

警告

この表示は、死亡または重症を負う危険性が想定される内容を表示しています。

注意

この表示は、障害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される場合を表しています。

■ご使用時にお守りいただく内容の種類を、次の記号を使用して説明しています。
この記号は、高温による障害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される場合を示します。
この記号は、感電・ショート・漏電による障害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される場合を示します。
この記号は、ケガをするおそれがあることを示します。
この記号は、特定しない一般的な注意・警告を示します。
この記号は、発煙または発火のおそれがあることを示します。
この記号は、爆発または破裂のおそれのあることを示します。
この記号は『指示・強制』する行為を示します。
この記号は、電源コネクタを抜くことを『指示・強制』することを示します。
この記号は、アースを接続することを『指示・強制』することを示します。
この記号は『禁止』する行為があることを示します。
この記号は、分解・改造行為を『禁止』することを示します。
この記号は、水に濡れるような行為や状況に置くことを『禁止』することを示します。
この記号は、指定された個所への接触を『禁止』することを示します。
この記号は、濡れた手での接触を『禁止』することを示します。
この記号は、火気のある場所や可燃性の物質のある場所での使用を『禁止』することを示します。

安全上のご注意ⅴ

警告
本製品を分解したり、改造したりしないでください。
感電、火災、故障の原因になります。
近くに雷が発生したときにはAC アダプタまたは電源ケーブルを本体から外してご使用をお控えください。
落雷が火災、感電、故障の原因となるときがあります。
本製品に水などの液体をかけたり、異物を入れたりしないでください。
感電や火災の原因になります。
万一、本製品に液体がかかったり、異物が入ったりした場合は、AC アダプタまたは電源ケーブルを本体から抜いて、点検修理を依頼してください。
本製品から煙、異臭、異常音が発生した場合は、AC アダプタまたは電源ケーブルを本体から抜き、本製品を接続している機器からケーブルを取り外してください。
また、点検修理を依頼してください。
火災の原因になります。
電源ケーブルを傷つけないでください。
感電、火災の原因になります。
AC アダプタは、AC100V コンセントに接続してください。また、本製品を設置、移動する時は、電源プラグを抜いてください。
故障、火災の原因になります。

電源プラグは確実に根元まで差し込んでください。また、電源プラグとコンセントの間のほこりは定期的（半年に一回程度）に取り除いてください。
電源プラグの間にほこりが付着し、電源が短絡して発煙、発火、火災の原因になる恐れがあります。

ⅵ

安全上のご注意

注意
この取扱説明書に記載されている周囲環境条件以外では、使用、保管しないでください。
本製品の故障や破損などによって、発煙、発火、感電の原因になります。
下記の環境には、特にご注意ください。
•

室内または製品周囲の温度や湿度が極端に高い、または低い場所•

結露がある場所•

急激な温度変化が起きる場所•

ほこりが多い場所•

静電気が発生しやすい場所•

腐食性のガスが発生する場所•

水などがかかりやすい場所•

振動や衝撃が加わるような不安定な場所•

油煙が当たる場所•

直射日光が当たる場所•

製品周囲に発熱する器具や燃えやすい物がある場所•

周囲に置いてある物との間に適切な空間がない場所

本製品を高い場所から落とした場合は、使用を中止し、点検、修理を依頼してください。
そのまま使用すると、事故になる可能性があります。

安全上のご注意ⅶ

目次
更新履歴____________________________________________________________________ ⅰ
はじめに／免責事項／ご注意 _____________________________________________________ ⅱ
安全上のご注意_______________________________________________________________ ⅳ
目次_______________________________________________________________________ ⅷ

1. 概要_____________________________________________________________ P.1
1.1. おくだけセンサー 中継機について____________________________________________ P.1
1.2. 主な特長______________________________________________________________ P.2

2. 商品構成__________________________________________________________ P.3
3. 操作フロー________________________________________________________ P.4
4. 各部名称とはたらき__________________________________________________ P.5
4.1. 中継機の各部名称________________________________________________________ P.5
4.2. マグネットシートの取り付け________________________________________________ P.6
4.3. 状態LEDランプの状態と機能________________________________________________ P.6
4.4. 中継機の給電／電源投入・切断 ______________________________________________ P.7

5. 中継機の設置_____________________________________________________________ P.8
5.1. 親機と接続中の状態LEDランプの点灯パターン____________________________________P.9

6. おくだけ設定ツール（ビューワ機能付き）の画面操作_____________________________ P.11
6.1. ログイン・ログアウト_____________________________________________________ P.12
6.2. 画面構成_______________________________________________________________ P.14
6.3. ログインパスワードの変更__________________________________________________ P.15
6.4. イベント通知の確認_______________________________________________________ P.16
6.5. 親機情報確認 __________________________________________________________＿P.17
6.6. ファームウェアのアップデート／ログ抽出_______________________________________P.18
6.7. 子機・中継機の情報確認____________________________________________________P.23
6.8. 子機の一括設定__________________________________________________________ P.25
6.9. 子機・中継機の個別設定___________________________________________________ P.32
6.10. 子機・中継機の一括設定__________________________________________________ P.35
6.11. エクステンション一覧の確認_______________________________________________ P.40

ⅷ

目次

目次
7. おくだけアシスタントツールでの操作_____________________________________ P.41
7.1. おくだけアシスタントツールのインストール_____________________________________ P.41
7.2. おくだけアシスタントツールの画面説明________________________________________ P.45
7.3. 電源切断_______________________________________________________________ P.46
7.4. 動作ログのエクスポート___________________________________________________ P.47
7.5. ファームウェアのアップデート______________________________________________ P.49

付録________________________________________________________________付.1
用語集____________________________________________________________________ 付.1
仕様_____________________________________________________________________ 付.2
型番・製造番号_____________________________________________________________ 付.3
外形寸法__________________________________________________________________ 付.4

目次ⅷ

1. 概要1.1. おくだけセンサー 中継機について
おくだけセンサー 中継機の役割おくだけセンサー 中継機（以下、中継機）は、おくだけセンサー 親機（以下、親機）とおくだけセンサー 子機（以下、子機）の間に設置して、電波を中継します。
中継機はUSB ACアダプタ （5V 500mA以上）で給電し、各子機から送信されるセンサーの値を親機に送信します。

※ 図はイメージです。

従来の設置環境中継機を経由した場合の設置環境

鉄製の壁、什器

鉄製の壁、什器

中継機

親機

子機

親機⇔子機間に通信を遮断する障害物がある

中継機を経由して親機⇔子機間の通信を行う

場合、親機⇔子機間のスムーズな通信が取れことにより、安定した状態の通信（RSSI:-ない(RSSI:-95dBm以下)ことがあります。

70dBm以上）を保つことができます。

また、通信が取れた場合でも通信の状態が不安定（RSSI:-85～-95dBm）になります。

P.1

1.概要

1.2. 主な特長
中継機の主な特長は以下のとおりです。
最大接続台数中継機には最大8台の子機を接続することが可能です。
親機には最大4台の中継機を接続することが可能で、中継機、子機を含めて全体で最大32台※1 まで接続することが可能です。
※１おくだけセンサーソリューションⅡ EX1の場合、子機と中継機を合わせて最大32台まで接続できます。
おくだけセンサーソリューション 基本セット / スターターセットの場合、 子機は最大16台まで接続できます。

USB給電対応USB ACアダプタで給電を行います。
※ 短時間の使用の場合、電池給電も可能です。

セキュリティ
センサーデータの暗号化通信を行い、子機からサーバまでエンドツーエンドでセキュリティが担保されています。
その場ですぐに使用可能
中継機は設定を行った状態で出荷されるため、中継機の電源を入れるだけで親機と子機の間の通信を開始します。
本書で使用されている用語については、付・1「付録ー用語集」を参照ください。

1.概要

P.2

2. 商品構成
中継機の商品構成は下記のとおりです。

同梱品

①

②
① おくだけセンサー 中継機

1台② スタートアップマニュアル

1枚

本書は弊社ホームページから最新版をダウンロードしてお使いいただけます。

お客様にご用意いただくもの

③

④

⑤

③ USB ACアダプタ④ USBケーブル⑤ Windows PC（5V 500mA以上）(タイプB microタイプ)

オプション品（別売）⑥⑥ マグネットシート

マグネットシートの取り付ける場合は、P.6「4.7 マグネットシートの取り付け」を参照してください。

P.3

2.商品構成3. 操作フロー
以下は、中継機を設置して画面操作を行うまでの一連の操作フローになります。
フローにしたがって操作を行ってください。

同梱品、必要なものを確認する
2.商品構成_________________________

P.3

中継機の仕様を確認する
4.各部名称とはたらき__________________ P.5

中継機の電源投入と設置
4.4 中継機の給電／電源投入・切断__________ P.7
5. 中継機の設置 _______________________ P.8

通信状態・センサー値の確認
6. おくだけ設定ツール（ビューワ機能付き）の画面操作__ P.11
7. サン電子IoTプラットフォームでの操作____________ P.41

中継機のメンテナンス
8. おくだけアシスタントツールでの操作_____________ P.67

システム終了する※ システム終了する場合は、NSX取扱説明書「3-3-2終了に関する注意」を参照してください。
※ 必要に応じて端末や機器の電源を切ってください。

3.操作フロー

P.4

4. 各部名称とはたらき
4.1. 中継機の各部名称
以下は、中継機の各部名称と機能になります。

①

⑥

⑤

②
③

④

⑤

No. 名称機能① フック

中継機をポールなどに掛ける場合に使用します。

② 状態LEDランプ

中継機の通電や親機との接続状態を表示します。

③ 電源スイッチ

電源の入り・切りを行います。

④ USBコネクタ挿入口

USB ACアダプタケーブル、またはUSBケーブルのコネクタを接続します。

⑤ 防水コネクタキャップ

外付け部品などを接続するコネクタに被せ、水分や油分、埃などがコネクタ内に入り込むのを防ぎます。
防水コネクタキャップは取り付けた状態で使用します。

⑥ マグネットシートフレーム※2 マグネットシートを貼る領域になります。

※2 マグネットシートは、オプション品になります。
マグネットシートを中継機に取り付ける手順は、P.6「4. 2.マグネットシートの取り付け」を参照して
ください。

P.5

4.各部名称とはたらき4.2. マグネットシートの取り付け
マグネットシートの裏面のシールを剥がし、中継機の底面のマグネットシートフレームの中に納まるように、貼り付けます。

シール部分や貼付け面に埃や汚れ、油分、水分などが付いていないか確認してください。
埃や汚れ、油分、水分などが付いている場合は取り除いてください。
マグネットの使用以外に、フックを使ってポールなどに掛けて固定したり、フックの穴にネジを通して壁などに固定することができます

4.3. 状態LEDランプの状態と機能状態LEDランプは、点灯・点滅し、電源の投入や切断、親機との接続状態を表示します。
点灯・点滅カラー
状態LEDランプは、緑、または赤のいずれかの色で点灯・点滅します。

緑
赤状態LEDランプ

電源投入・切断時の点灯・点滅パターン
P.7「4.4.中継機の給電／電源投入・切断」を参照ください。
親機との接続状態を表示する点灯・点滅パターン
ｃ
P.8「5.中継機の設置」を参照ください。

4. 各部名称とはたらき

P.6

4.4. 中継機の給電／電源投入・切断
中継機はUSB ACアダプタを使って給電します。
また、USB ACアダプタは取り付けた状態で中継機を使用します。
給電
USB ACアダプタを電源コンセントにつなぎ、USBコネクタを中継機のUSBコネクタ挿入口に差し込みます。

USBコネクタUSBコネクタ挿入口

USB ACアダプタ

電源ON

電源OFF

電源ボタンを短押しし、電源を入れます。

電源を切る場合は、電源ボタンを4秒以上長押しし、電源が入ると、状態LEDランプは赤色で点灯します。

ON
赤状態LEDランプが赤色で5回点滅して消灯するのを確
認します。

OFF
赤

点灯

5回点滅

用途

電源ボタン操作

状態LEDランプの状態

点灯・点滅後の状態

電源ON

電源ボタンを短押し

赤 点灯

電源ON

赤 ５回点滅

電源OFF

電源OFF

電源ボタンを長押し（4秒以上）

P.7

4.各部名称とはたらき5. 中継機の設置
中継機を親機、子機それぞれと通信が取れる場所に設置します。屋内で親機⇔中継機間が50ｍを超える状況で通信を行う場合、それぞれがお互いに見える位置に設置してください。間に障害物などがあると通信が行えない場合があります。親機と中継機間のRSSIは-70dBm以上の環境を推奨します。
-70dBm未満では通信が不安定になり、データ通信が正しく行われない場合があります。
親機
親機の
通信範囲

中継機
中継機の
通信範囲

子機

50ｍ

NG

OK
OK
最大設置台数
親機には最大4台の中継機を接続、中継機には最大８台の子機を接続することが可能です。
中継機、子機を含めて全体で最大32台※3まで接続することが可能です。
※3 おくだけセンサーソリューション基本セット / スターターセットの場合は中継機、子機含めて最大16台まで接続することができます。
親機１台

中継機1～4台
最大4台まで

子機
1～8台
最大8台まで

子機
1～8台
最大8台まで

子機
1～8台
最大8台まで中継機と子機最大32台まで
5. 中継機の設置

P.8

子機
1～8台
最大8台まで5.1. 親機と接続中の状態LEDランプの点灯パターン
中継機が親機と通信を行っている間、状態LEDランプは電波強度の度合いを表示します。
親機と接続中の状態表示

状態LEDランプ

状態LEDランプ

親機との電波強度（RSSI）

緑点灯-60dBm以上→

緑２秒点灯⇔一瞬消灯の繰り返し-61～-69dBm以上→

緑２秒点灯⇔緑1回点滅の繰り返し-70～-75dBm以上

緑2秒点灯⇔緑2回点滅の繰り返し-76～-79dBm以上※4

2秒

2秒

2秒

→

→

赤点灯

※4

－

下限は切断閾値の設定で変わります。

家電の近くや金属製の棚・什器の近くに中継機を置かないようにしてください。
また、電波は金属に吸収されやすい特性があるため、金属製の棚や什器の近くに中継機を置くと電波が弱くなります。

電波は水に吸収されやすい特性があります。水槽など水が入った物や湿気を含む物の近くに中継機を置かないようにしてください。

P.9

5.中継機の設置

おくだけセンサー設置支援ツールの使用について
おくだけセンサー設置支援ツールを使って、設置環境の電波状況を確認する場合は、子機とAndroid端末を用意し、QRコード、または下記リンクからおくだけセンサー設置ツールをインストールしてご使用ください。
また、操作手順については、おくだけセンサー 2EX1ユーザーマニュア
ルを参照ください。

おくだけセンサー設置支援ツール

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.sun_denshi.sc.okdwavemonitor

5. 中継機の設置

P.10

6. おくだけ設定ツール（ビューワ機能付き）の画面操作
子機から親機に送られる各センサー値の計測結果をリアルタイムで閲覧するには、おくだけ設定ツール（ビューワ機能付き）を使用します。
SYSTEMの点灯後、しばらくしてからおくだけ設定ツール（ビューワ機能付き）にセンサー値が反映されます。
本書では、おくだけセンサー ⅡEX1を中継機を介して親機と接続した場合の画面操作になります。
※ 他型式については、開発リリースに合わせて、準備が整い次第ご案内いたします。

既におくだけセンサー親機をご利用の場合
既におくだけセンサーの親機をご利用で、中継機を追加して新規利用の場合と同様に使用する場合は、弊社の製品サイト専用ページのダウンロードから親機パッケージをダウンロードし、更新してください。

https://www.sun-denshi.co.jp/sc/down.html※ 親機が旧バージョンの場合でも、中継動作を行いますが、今回リリースパッケージ適用により、
当該ノードが中継機であることやどの中継機を経由しているか等の拡張表示ステータスが表示可能となります。

P.11

6. おくだけ設定ツール（ビューワ機能付き）の画面操作

6.1. ログイン・ログアウト
ログイン
1. ウェブブラウザを起動し、アドレス欄に以下のアドレスを入力しEnterキーを押してください。
http://192.168.62.1:8080/
2. ログイン画面が表示されます。以下のユーザー名とパスワードを入力し、「ログイン」ボタンをクリックしてください。

ユーザー名：admin
パスワード ：123456
初期パスワードでログインした後は、必ずパスワード変更を行ってください。
パスワード変更については、P.15「6.3.ログインパスワードの変更」を参照してください。

ユーザー名、パスワードはおくだけ設定ツール（ビューワ機能付き）にアクセスするためのものです。プロバイダから提供されるユーザー名、パスワードとは異なります。
設定ツールはJavaScriptを使用しています。使用するブラウザのJavaScriptを有効にしてください。
ログイン後、しばらく放置すると、自動でログアウト処理が行われます。
自動ログアウト処理後は再度、ログインを行ってください。

6. おくだけ設定ツール（ビューワ機能付き）の画面操作

P.12

3. おくだけ設定ツール（ビューワ機能付き）のダッシュボードが表示されます。

ｃ

ログアウト

ログアウトを行う場合は、右上部の「ログアウト」ボタンをクリックします。

P.13

6. おくだけ設定ツール（ビューワ機能付き）の画面操作

6.2. 画面構成
以下は、おくだけ設定ツール（ビューワ機能付き）の画面構成になります。

①

②

③

④

⑤

⑥

No. 名称機能① パスワード変更ボタン

パスワード変更画面に進みます。

② ログアウトボタン

ログアウトを行う場合に使用します。

③ イベント通知パネル

親機から発信されるイベントを表示します。

④ 親機情報パネル

親機の情報を表示します。また、親機拡張基板のファームウェアアップ
デートと動作ログの抽出を行います。

⑤ 機器一覧パネル

接続中の子機と中継機の接続状態を表示します。

⑥ エクステンション一覧パネル

拡張機能の一覧を表示します。

6. おくだけ設定ツール（ビューワ機能付き）の画面操作

P.14

6.3. ログインパスワードの変更
初回ログイン後は、必ずパスワードを変更してください。
以下は、パスワードの変更手順になります。

1. ダッシュボード右上の「パスワード変更」ボタンをクリックします。

2. パスワード変更画面が表示されます。現在のパスワードを入力した後、新しいパスワードを入力します。

ｃ

パスワードは半角英数字６桁以上を入力してください。
※ 記号やスペース（空白）は入力できません。

3. 「保存」ボタンをクリックして確定します。

……
ｃ……
……

※ 「保存」ボタンクリック後、確認画面が表示されますので「はい」をクリックしてください。

P.15

6. おくだけ設定ツール（ビューワ機能付き）の画面操作

6.4. イベント通知の確認
イベント情報パネルには、親機から発信されるイベント通知が表示されます。

日付
子機・中継機
番号

2020年5月14日 10:34:15

時刻

子機No.3(COK002198BA0005)

子機・中継機製造番号

ノードタイプ：中継機を経由したセンサー

子機状態：オンラインになりました

ノードタイプ

イベント通知ノードタイプ
ノードタイプ説明

子機センサー

子機⇒親機で受信したイベントを表示します。

中継機を経由したセンサー

子機⇒中継機⇒親機で受信したイベントを表示
します。

中継機

中継機⇒親機で受信したイベントを表示します。

イベント通知イベント項目

子機状態
子機状態

対処方法

イベント通知の内容－

オンラインになりました

意図しない切断の場合、子機の電波状況等をご確認くださいオフラインになりました

最新のイベント通知は32件までパネルに表示されます。

6. おくだけ設定ツール（ビューワ機能付き）の画面操作

P.16

6.5. 親機情報の確認
親機情報パネルには、親機基板と親機の情報が表示されます。また、親機のファームウェアのアップデートを行うことができます。

ｃ

部位

拡張基板

NSX7002

項目

内容

S/N

製造番号

PAN ID

Networkを識別する番号

Channel Group No

無線チャネルグループの番号

Firmware Version

ファームウェアのバージョン

S/N

親機の製造番号

P.17

6. おくだけ設定ツール（ビューワ機能付き）の画面操作

6.6. ファームウェアのアップデート／ログ抽出
より安全で確実に中継機と子機を使用するため、親機拡張基板のファームウェアのアップデートを行います。また、何らかのトラブルが発生した場合に親機ログの抽出を行います。
以下は、上記の操作を行う画面の説明になります。

1. 親機情報パネル右下の「ファームウェアのアップデート／ログ抽出」をクリックします。

2. 「おくだけ親機のファームウェアアップデート」画面が表示されます。

6. おくだけ設定ツール（ビューワ機能付き）の画面操作

P.18

画面構成
以下は、おくだけ親機のファームウェアアップデート、およびログ抽出の画面構成になります。

①

②

③

No. パネル名称

機能① 親機のファームウェアアップデート

ファームウェアのアップデートを行います。

② 親機ログ抽出

親機のログファイルを抽出します。
ログ抽出を行った後、親機の再起動を行う際に使用します。

③ NSXの再起動

また、親機ファームウェアアップデートの終了後の再起動を行う際にも使用します。

P.19

6. おくだけ設定ツール（ビューワ機能付き）の画面操作

親機のファームウェアのアップデート
以下はファームウェアのアップデート手順になります。

1. 最新のバージョンのファームウェアのファイルを、弊社の製品サイト専用ページからダウンロードしてください。

https://www.sun-denshi.co.jp/sc/down.html
2. 「ファームウェアのアップデート」パネルにて、「ファイルを選択」ボタンをクリックし、
ファームウェアのファイルを読み込みます。

3. 「アップデート」ボタンをクリックします。
sgbl

親機拡張基板のファームウェアのファイル形式は「sgbl」になります。ファームウェアのアップデートは完了するまでに数分程度かかります。アップデート中は電源を切らないようにしてください。アップデート中に電源が切れると動作不能となるおそれがあります。

4. ファームウェアのアップデートが終了し、パネル上に「親機のファームウェアアップデートに成功しました。NSXを再起動してください。」が表示されます。

Rooster NSXの再起動は、「Rooster NSXの再起動」パネルで行います。
「Rooster NSXの再起動」を参照して操作を行ってください。

6. おくだけ設定ツール（ビューワ機能付き）の画面操作

P.20

親機のログ抽出
以下はログ抽出の手順になります。
ログの抽出は、通常は行いません。

！

おくだけセンサーソリューションⅡEX1の運用中に何らかのトラブルがあり、弊社サポートから指示があった場合に行います。ログファイルの抽出後は、サポートの指示にしたがってください。

2. 「親機のログ抽出」パネルにて、「抽出」ボタンをクリックします。

ブラウザによってログの保存先が異なる場合があります。保存先の指定が必要な場合は、任意の場所を指定して保存してください。ブラウザの仕様により、自動で保存先が設定される場合は、保存先のファ
イルを確認してください。

ログの抽出は完了するまでに数分程度かかります。ログ抽出中は電源を切らないようにしてください。
ログ抽出中に電源が切れると動作不能となるおそれがあります。

3. ログの抽出が終了し、パネル上に「親機のログ抽出に成功しました。Rooster NSXを再起動してください。」が表示されます。

Rooster NSXの再起動は、「Rooster NSXの再起動」パネルで行います。
「Rooster NSXの再起動」を参照して操作を行ってください。

P.21

6. おくだけ設定ツール（ビューワ機能付き）の画面操作

Rooster NSXの再起動
以下はRooster NSXの再起動の手順になります。

1. 「Rooster NSX再起動」パネルにて、「再起動」ボタンをクリックし親機の再起動を行います。

親機が再起動するまで5分ほどかかります。

2. 「再起動」ボタンのクリック後は、画面に「Rooster NSXを再起動しています。十分に時間をおいて、画面をリロードしてください。」が表示されます。
5分ほど時間を置いてから画面の再読込を行ってください。

6. おくだけ設定ツール（ビューワ機能付き）の画面操作

P.22

6.7. 子機・中継機の情報確認
機器一覧の情報パネルには、各機器のラベル名や製造番号、ファームウェアのバージョンなどが表示されます。また、「ログ表示」でリアルタイムのセンサー値を表示し、「設定」から子機の設定を行
います。
子機一覧

子機設定／確認
ボタン

子機・中継機のノードタイプ

番号

ラベル名

子機・中継機子機設定 / 確認

製造番号

最終データ
取得時間

北側
子機番号 :2

S/N : COK00219900204

ノードタイプ：センサー

中継機番号1

最終データ取得時間 : 2020/05/14 13:40:28

ファームウエアのバージョン

Firmware version 2.0
接続状態：オンライン

接続状態

中継機⇒親機のRSSI：-30dBm① 信号の強度

電池電圧：3.09V

子機⇒中継機のRSSI：-3dBm
ログ表示

電池電圧
④ 電池残量ステータス

設定③ 通信ステータス

ログ表示 設定 ② 子機接続
ボタン ボタンステータス① 信号の強度説明表示

子機⇒親機のRSSI：dBm

子機から親機に送信している時の親機での受信強度

子機⇒中継機のRSSI ：dBm

子機から親機に送信している時の中継機での受信強度

中継機⇒親機のRSSI ：dBm

子機から親機に送信している時の親機での受信強度

P.23

6. おくだけ設定ツール（ビューワ機能付き）の画面操作

② 子機ステータス
アイコン表示説明

親機と接続している。
親機と切断している。

③ 通信ステータス
アイコン表示圏外

説明

RSSI: -120dB未満。
RSSI: -80dBm未満～-120dBm以上。
RSSI: -70dBm未満～-80dBm以上。
RSSI: -60dBm未満～-70dBm以上。
RSSI: -60dBm以上。

④ 電池残量ステータス
アイコン表示説明

残量不明。
残量が少なめ。2.6V未満。
残量が半分前後。2.6～2.7V未満。
残量が多い。2.7V以上。
USB給電。
※ このアイコンは中継機設置時のみ表示されます。

電池残量ステータスは目安です。

6. おくだけ設定ツール（ビューワ機能付き）の画面操作

P.24

6.8. センサー値のログ表示
機器の情報パネル上で子機から送信されるセンサー値のログを閲覧することができます。
以下はセンサー値の閲覧手順になります。

1. 子機・中継機一覧から参照する機器の「ログ表示」ボタンをクリックします。
南側
子機番号 :3 S/N : COK00219BA0005
ノードタイプ：センサー

最終データ取得時間：2020/05/18 15:28:29

Firmware version 2.0
接続状態：オンライン「ログ表示」
ボタン

子機⇒親機のRSSI : -51dBm 電池電圧: 3.07V
ログ表示

設定

2. 手順１で選択した機器のログの内容が表示されます。

P.25

6. おくだけ設定ツール（ビューワ機能付き）の画面操作画面構成
以下は、ログ表示の画面構成になります。

①

②

③

④

⑤

⑥

No. パネル名称

表示内容① 最新データ※5

測定日時、電圧、RSSI、外部温度、筐体内温度、筐体内湿度を数値で表示します。

② 電圧

電源の電圧をグラフで表示します。

③ RSSI ※5

電波の強度を示すRSSI値のグラフを表示します。

④ 外部温度 ※6

外部温度センサー周辺の温度のグラフを表示します。

⑤ 筐体内温度 ※6

筐体内の温度を示すグラフを表示します。

※6

筐体内の湿度を示すグラフを表示します。

⑥ 筐体内湿度※5

ノードタイプによって表示する内容が異なります。

※6

中継機については、④⑤⑥のデータは表示されません。

6. おくだけ設定ツール（ビューワ機能付き）の画面操作

P.26

① 最新データ
子機・中継機の現在のセンサー値を表示します。ノートタイプによって表示が異なります。

■ ノードタイプ：子機

測定日付・時刻
電源電圧（V）
RSSI（dBm）
外部温度（℃）
筐体内温度（℃）
筐体内湿度（％）■ ノードタイプ：中継機を経由した子機

測定日付・時刻
電源電圧（V）

RSSI（dBm）

上段：中継機→親機
下段：子機→中継機

外部温度（℃）
筐体内温度（℃）
筐体内湿度（％）

P.27

6. おくだけ設定ツール（ビューワ機能付き）の画面操作

■ ノードタイプ：中継機

測定日付・時刻
電源電圧（V）
RSSI（dBm）② 電圧
子機・中継機の現在の電圧の値を表示します。

グラフの座標にマウスを当てると計測日時と値が表示されます。

6. おくだけ設定ツール（ビューワ機能付き）の画面操作

P.28

③ RSSI
電波の強度を示すRSSI値のグラフになります。ノートタイプによって表示が異なります。

■ ノードタイプ：子機■ノードタイプ：中継機

グラフの座標にマウスを当てると計測日時と値が表示されます。

P.29

6. おくだけ設定ツール（ビューワ機能付き）の画面操作

■ ノードタイプ：中継機を経由した子機
中継機⇒親機と子機⇒中継機の二つのRSSI値が表示されます。

グラフの座標にマウスを当てると計測日時と値が表示されます。

6. おくだけ設定ツール（ビューワ機能付き）の画面操作

P.30

④ 外部温度グラフ
外部温度センサー周辺の温度を示すグラフになります。

⑤ 筐体内温度グラフ
筐体内の温度を示すグラフになります。

⑥ 筐体内湿度グラフ
子機筐体内の湿度を示すグラフになります。

グラフの座標にマウスを当てると計測日時と値が表示されます。

P.31

6. おくだけ設定ツール（ビューワ機能付き）の画面操作

6.9. 子機・中継機の個別設定
子機・中継機の情報パネル上で、各機器のラベル名の編集を行うことができます。
また、子機については、ラベル名編集の他に定期送信間隔や送信電力の強度などの設定を行うことができます。以下は、個別の設定手順になります。
複数の子機の設定をまとめて行うことができます。
P.35 「6.10.子機・中継機の一括設定」を参照してください。

1. 子機・中継機一覧から参照する機器の「設定」ボタンをクリックします。
南側
子機番号 :3 S/N : COK00219BA0005
ノードタイプ：センサー

最終データ取得時間：2020/05/18 15:28:29

Firmware version 2.0
接続状態：オンライン「設定」

子機⇒親機のRSSI : -51dBm 電池電圧: 3.07V

ボタン

ログ表示

設定

2. 手順１で選択した機器の設定画面が表示されます。

すべての設定項目が表示されない場合は画面のスクロールを使って表示を調整してください。

6. おくだけ設定ツール（ビューワ機能付き）の画面操作

P.32

一般設定

①
②
③
④

ｃ

項目ごとの設定手順は以下の表を参照ください。
No.

項目

手順

① ラベル

子機・中継機のラベル名を半角全角100文字以内で入力します。

② 定期送信親機・中継機への定期送信の有無を設定します。

③ 定期送信間隔

90～10800秒の範囲で１秒単位で入力します。
※電池から電源を取っている場合、定期送信間隔を短くすると、電池寿命が短くなります。

④ 送信電力強・中・弱から選択します。

温湿度センサー設定
お客様側で行っていただく設定はありません。

ｃ

外部温度センサー設定ｃ

設定手順は以下の表を参照ください。
No.

項目

定期送信

手順

外部温度のセンシングデータを定期的に送信する場合は「含める」を選択します。

P.33

6. おくだけ設定ツール（ビューワ機能付き）の画面操作

3. 「保存」ボタンをクリックします。

保存「保存」・「閉じる」ボタンが画面で確認できない場合は、お使いのブラウザ表示の縮小を行ってください。

4. 確認画面が表示されます。「OK」ボタンをクリックします。
192.168.62.1：8080の内容

ｃ

5. 「閉じる」ボタンをクリックして設定画面を閉じます。

閉じる

設定の内容により、変更後の設定が反映されるまで時間がかかる場合があります。

6. おくだけ設定ツール（ビューワ機能付き）の画面操作

P.34

6.10. 子機・中継機の一括設定
複数の子機・中継機について、ラベル名の編集を一括して行うことができます。また、子機についてはセンサー値の定期送信や送信間隔、送信電力の強度などの設定も行うことができます。
以下は、一括設定の手順になります。
個別に設定する場合は、P.32 「6.9.子機・中継機の個別設定」を参照してください。

1. 子機一覧から参照する子機の項目「子機設定」ボタンをクリックします。

2. 「子機一括設定／確認」画面が表示されます。

P.35

6. おくだけ設定ツール（ビューワ機能付き）の画面操作

一括設定

①
②
③

以下は項目の説明になります。
No.

項目① 定期送信間隔② 送信電力③ 外部温度センサ

手順

90～10800秒の範囲で１秒単位で入力します。
※定期送信間隔を短くした場合、電池寿命が短くなります。

強・中・弱から選択します。
外部温度のセンサー値を定期的に送信する場合は「定期送信に含める」を選択します。

3. 設定する項目のチェックボックスにチェックを入れます。

※ 定期送信間隔を変更する場合

4. 設定内容を編集、または選択します。

190※ 定期送信間隔を変更する場合

6. おくだけ設定ツール（ビューワ機能付き）の画面操作

P.36

５. 「全ての子機」のチェックボックスにチェックを入れます。

190

一括設定で、個別に子機の設定を行う場合は、P.39 「子機一括設定画面で個別設定を行う場合」を参照してください。

6. 「一括設定」項目に戻り、「反映」ボタンをクリックします。

190ｃ「チェックされた子機設定画面に設定を反映しました。保存を押すまで設定は保存されません。」が表示されます。

190

ｃ

P.37

6. おくだけ設定ツール（ビューワ機能付き）の画面操作

7. 画面下の「保存」ボタンをクリックし、設定内容をシステムに反映させます。

190ｃ

8. 画面上部に「変更のあった全ての子機の設定を保存しました。」が表示され、手順6で選択した子機の背景が青色に変わります。

190

選択した
子機

「閉じる」ボタンをクリックし、「子機一括設定／確認」画面を閉じます。

6. おくだけ設定ツール（ビューワ機能付き）の画面操作

P.38

子機一括設定画面で個別設定を行う場合
子機一括設定画面では、子機毎に個別の設定を行うこともできます。

1. 上部の「一般設定」の項目は使用せずに、「子機一覧」の項目のみ使用します。

2. 設定する子機にチェックを入れ、設定内容を変更して［保存］ボタンをクリックします。

3. 子機の項目の背景色が変わるのを確認し、［閉じる］ボタンをクリックします。

P.39

6. おくだけ設定ツール（ビューワ機能付き）の画面操作

6.11. エクステンション一覧の確認
エクステンション一覧パネルには、拡張機能が表示されます。
拡張機能を実行するには、項目をクリックし、設定画面にて必要な設定を行ってください。

拡張機能の詳細、設定方法については、サポートセンター（裏表紙に記載）までお問い合わせください。

6. おくだけ設定ツール（ビューワ機能付き）の画面操作

P.40

7. おくだけアシスタントツールでの操作
中継機のファームウェアのアップデートや動作ログの出力を行うには、おくだけアシスタントツールを使用します。以下は、おくだけアシスタントツールのインストールと操作手順になります。

7.1. おくだけアシスタントツールのインストール
1. インストールの準備をします。仮想COMポートドライバをお使いのPCにインストールすることにより、おくだけセンサー リンクをコンピュータに接続してアシスタントツールを使用できるようにします。
以下のサイトからWindows専用の仮想COMポートドライバファイルをダウンロードしてください。

●Windows版ドライバのダウンロード先
https://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
リンク先の「Currently Supported VCP Drivers:」の「Windows®」行の「Comments」内の「 setup executable 」をクリックし、ドライバーファイルをダウンロードします。

※上記インストールプログラムは、FTDI社より提供されています。
上記ページの内容は本書と異なる場合があります。

2. ダウンロードしたファイルをダブルクリックし、画面指示にしたがってドライバのインストールを行います。
ドライバのインストールについては、以下のリンク先からOS別の「インストールガイド」を参照してください。

https://www.ftdichip.com/Support/Documents/InstallGuides.htm

P.41

7 おくだけアシスタントツールでの操作

3. おくだけアシスタントツールのインストーラファイルの最新版を、弊社の製品サイト専用ペー
ジからダウンロードします。

https://www.sun-denshi.co.jp/sc/down.html
リンク先ページの「ダウンロード」タブをクリックし、「共通ツール」から「 ■おくだけアシスタント
ツール」をクリックしてインストーラファイルをダウンロードします。

（ツールダウンロードページ参考例）■おくだけアシスタントツール
ファイル名 : Okd Assistant Tool Setup.msi

4. インストーラを起動し、画面の指示にしたがっておくだけアシスタントツールのインストールを行います。

5. インストールが完了すると、デスクトップに「おくだけアシスタントツールのショートカット」が表示されます。

おくだけアシスタントツー
ル – ショートカット

7. おくだけアシスタントツールでの操作

P.42

6. 中継機の電源を切った状態で、USBケーブルでPCと接続します。
USBコネクタ挿入口

USBケーブル

7. デスクトップの「おくだけアシスタントツールのショート
カット」をダブルクリックし、おくだけアシスタントツー
ルを起動します。

おくだけアシスタントツー
ル – ショートカット

8. 中継機の「電源」ボタンを短く押し、状態LEDランプが赤色で点灯するのを確認します。

赤点灯

9. おくだけアシスタントツールの端末選択画面の「接続する」ボタンをクリックします。

P.43

7 おくだけアシスタントツールでの操作

10. 接続中の画面が表示されます。

11. 通常モード接続の確認画面が表示されます。「OK」をクリックしてください。

12. 各タブや操作ボタンが有効になったメイン画面が表示されます。

7. おくだけアシスタントツールでの操作

P.44

7.2. おくだけアシスタントツールの画面説明
以下は、おくだけアシスタントツールの画面構成と各部名称の説明になります。
操作ボタンの名称と役割

操作ボタン

イメージ

名称

役割

接続ボタン

接続可能な機器を選択します。

電源OFFボタン

接続しているおくだけセンサー 中継機の電源を切断します。

ログ出力ボタン

動作ログをCSV出力します。

ファームアップデートボタン

ファームウェアのアップデートを行う場合に使用します。

例：接続ボタン選択時

選択中のボタン 操作できない操作ボタンは無効になります。

P.45

7 おくだけアシスタントツールでの操作

7.3. 電源切断
以下は、中継機の電源の切断手順になります。

1. 中継機が接続されている状態で、電源OFFボタンをクリックします。
電源OFFボタンをクリック

2. 表示されるダイアログで「OK」をクリックします。

3. 中継機の電源が切断されます。このとき、状態LEDランプが赤で5回点滅するのを確認して
ください。

赤

7. おくだけアシスタントツールでの操作

P.46

5回点滅

7.4. 動作ログのエクスポート
以下は、動作ログのエクスポート手順になります。

動作ログのエクスポート
1. ログ出力ボタンをクリックします。

ログ出力ボタンをクリック

2. 表示されるダイアログで「OK」をクリックします。

3. CSVファイルの名前を付けて保存先を指定します。

P.47

7 おくだけアシスタントツールでの操作

4. 保存先にCSVファイルをエクスポートします。
エクスポートが完了するまで以下の画面が表示されます。

動作ログのCSVファイルは、プログラム上の動作を記録したものです。
日常操作では使用しません。

7. おくだけアシスタントツールでの操作

P.48

7.5. ファームウェアのアップデート
以下は、ファームウェアのアップデート手順になります。

1. 中継機のファームウェアの最新ファイルを、弊社の製品サイト専用ページのダウンロードタブよりファイルをダウンロードします。

http://www.sun-denshi.co.jp/sc/rpt/
ファイル形式：sgbl
2. おくだけアシスタントツールのファームアップデートボタンをクリックします。
ファームアップデート
ボタンをクリック

3. 手順1でダウンロードしたファームウェアファイルを読み込みます。

4. 画面の指示にしたがってアップデートを行います。

P.49

7 おくだけアシスタントツールでの操作

付録
用語集

付録

用語

意味

おくだけセンサーソリューション設定
ツール（ビューワ機能付き）

オンプレミスでのセンサーデータを簡易的に確認でき、おくだけセンサー子機・中継機の各種設定を行うWebアプリ
ケーション。

RSSI

電波の強度を示す数値。電波が強いほど値が大きくなる。

ノード

ネットワークを構成するそれぞれの機器のこと。

付.1

仕様
おくだけセンサー 中継機－ハードウェア
製品名

おくだけセンサー 中継機

型番

SC-COK002-RP

電源部
インターフェース

環境仕様

法規制等

物理部
その他

使用電源

USB ACアダプタ 5V 500mA以上

電池電圧監視電圧値取得可能ユーザー

タクトスイッチ x 1（電源）２色LED x 1（電源表示・状態表示）

外部USB micro-B コネクタ(外部給電)

使用温湿度範囲

温度：-20～60℃
湿度：0～85%

防水・防塵性能

防水、防塵性なし（電池給電の場合はIPx4)

電波法

技術基準適合証明済モジュールを搭載

EMC

VCCI class-B

有害物質規制RoHS2準拠

外形寸法

W79.4 x H77.4 x D33 mm (突起部除く)

重量

約 98g (防水キャップ含む)

取り付け

取付・設置構造
ねじ固定・引っ掛け用フック
マグネットシート貼り付け (オプション)

親機の中継機最大接続数

4台

中継機の子機最大接続数

8台

中継機と子機の最大合計接続数

32台（おくだけセンサーソリューション基本セット /スターターセットの場合は16台まで）

付.2

付録

型番・製造番号

親機製造番号
子機番号

NSX製造番号：
NSX718C012345
子機番号：
14

二次元コード付録

製造番号

子機製造番号：
COK00219CA0001

Bluetooth®ID

Bluetooth：
00:80:F3:79:00:00

Sub-GHz ID

Sub-GHz：
00:80:F3:FF:FE:79:00:01

付.3

外形寸法

77.4

98.2

単位：mm

88.9

33

79.4

※ 公差含む名称
筐体

おくだけセンサー 中継機
外形寸法 W79.4 x D77.4 x H33 mm (突起部除く)
W88.9 x D98.2 x H33 mm (突起部含む)
重量

約 98g (防水キャップ含む)

付.4

付録

Moving Forward with IoT0587-53-7606

おくだけセンサー 中継機

0587-55-0815

サン電子株式会社

support-suncomm@sun-denshi.co.jp

2023年7月発行

取扱説明書
Ver.1.4
2023.07.14（‘230714)

月曜~金曜 10:00~16:00 (12:00~13:00を除く）
土日祝日、弊社休日を除く© 2020 SUNCORPORATION, All rights reserved.