照射燃料試験施設（AGF）に係る設備機器の撤去について

令和4年10月3日
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
大洗研究所 燃料材料開発部
1１．概要
令和3年9月24日に使用変更許可申請書から設備を削除するなどの申請（03原機（速材）005）（1月28日補正、5月27日再補正）を行い、令和4年6月16日に許可（原規規発第2206169号）を受けた。今後本設備の撤去等を行うにあたり、核燃料物質の使用等に関する規則第二条の六（使用前確認を要しない場合）第一項第五号に記載の保全上支障のない変更に該当するか整理を実施した。
【解体撤去等を行う設備（使用等が終了した設備）】【恒温室】①No.16グローブボックス②元素分析装置③放射線計測装置【第2操作室】④No.12セル内ボックス⑤金属顕微鏡⑥微小分析装置⑦コンベア装置（No.12-No.13セル間）⑧インセルモニタ【地階資材室】⑨No.11グローブボックス（廃液処理装置）⑩ローカルエアサンプリング装置集じん端（1台）【地階室】⑪試料入りキャスク置場⑫廃液輸送管【サービスエリア】⑬クレーン設備【維持管理設備】
No.11セル及びNo.12セルについて、維持管理設備にするとともに、核燃料物質使用禁止の表示を行う。

2２．スケジュール
各設備の撤去に係るスケジュールを以下に示す。
令和４年度
10月

11月

12月

核燃料物質使用施 認可申請
設等保安規定

令和5年度

1月

2月
認可受領

3月

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

施行（使用前確認証受領後施行）①④⑨⑫について、
保安規定から削除

使用前確認申請①④⑨⑩⑫撤去

使用前確認 確認証受領

各種接続系統切離し閉止処置
使用前検査②③⑤⑥⑦⑧⑪⑬
撤去

維持管理設備に対する核燃使用禁止
表示

解体・撤去

・①④⑨⑩⑫について、保安規定施行前に系統切離し・閉止措置
・系統切離しにより既許可設備の閉じ込め等に影響が生じるため使用前確認を実施

解体・撤去

使用前検査

使用前検査

表示

使用前検査

・解体・撤去については系統切離し済みであるため、既許可設備への影響なし・解体・撤去後の検査については保全上支障のない変更のため使用前検査のみを実施

撤去設備①No.16グローブボックス②元素分析装置③放射線計測装置④No.12セル内ボックス⑤金属顕微鏡⑥微小分析装置⑦コンベア装置（No.12-No.13セル間）⑧インセルモニタ⑨No.11グローブボックス（廃液処理装置）⑩ローカルエアサンプリング装置集じん端（1台）⑪試料入りキャスク置場⑫廃液輸送管⑬クレーン設備

3３．設備の配置及び概要①No.16グローブボックス、②元素分析装置

元素分析装置は、No.16グローブボックス内外に収納され、No.16グローブボックスは恒温室内に設置されている。
（別スライドで説明）③放射線計測装置
放射線計測装置は単独の装置であり恒温室に設置されている。撤去に伴う既許可他設備への影響はない。

AGF 1階 恒温室
No.16グローブボックス、元素分析装置、放射線計測装置の配置及び写真

4

⑥微小分析装置

微小分析装置は、No.11セル内に設置されている。
撤去に伴うNo.11セルの閉じ込め機能への影響はない。

AGF 1階

第2操作室⑧インセルモニタ

インセルモニタは、No.11セル及びNo.12セル内に設置されている。
本設備は単独で設置されているためNo.11セル及びNo.12セルの閉じ込め機能への影響はない。

⑦コンベア装置（No.12-13セル間）

コンベア装置は、使用時にNo.12セルとNo.13セル間に設置するものである。
バッグアウト作業により搬出するためNo.12セル内ボックスの閉じ込め機能への影響はない。

⑤金属顕微鏡

金属顕微鏡は、No.12セル内ボックス内に収納されている。
バッグアウト作業により搬出するためNo.12セル内ボックスの閉じ込め機能への影響はない。

No.12セル内ボックス
は、No.12セル内に設置されている。
（別スライドで説明）④No.12セル内ボックス

No.12セル内ボックス、微小分析装置、金属顕微鏡、コンベア装置、インセルモニタの配置及び写真

5

⑫廃液輸送管
地階室内からJMTRタンクヤードに接続されている。
地階室内フランジ部を切り離し、閉止フランジにて閉止処置を行う。廃液系統のうち、施設外へ廃液を送る末端の配管を撤去するものであり、既許可設備への影響はない。

地階室内接続部

AGF 地下1階

廃液処理室
地階室

⑨No.11グローブボックス（廃液処理装置）
No.11グローブボックスは廃液処理室（現地階資材室）に設置されており、廃液処理装置は、 No.11グロー
ブボックスと構造的に一体である。
（別スライドで説明。）⑩ローカルエアサンプリング装置集じん端
ローカルエアサンプリング装置集じん端は地階資材室に設置されている。
（別スライドで説明。）

地階室の用途に変更するだけであるため、本設備撤去（標識のみ）に伴う既許可設備への影響はない。

No.11グローブボックス（廃液処理装置）、ローカルエアサンプリング装置集じん端、廃液輸送管及び試料入りキャスク置場の配置及び写真

6

⑬クレーン設備
クレーン設備は、サービスエリア天井に設置されている。単独の設備であり撤去に伴う既許可他設備への影響はない。

AGF 2階
サービスエリア
クレーン設備の配置及び写真
7４．使用施設等の技術基準に関する規則への適合性評価
4-1①No.16グローブボックス、④No.12セル内ボックス、⑨No.11グローブボックス、⑩ローカルエアサンプリング
装置集じん端条見出し

適合性に対する評価
本工事等において、負圧に維持しているNo.16グローブボックス、No.12セル内ボックス及びNo.11グローブボックスの排気配管につ閉じ込めの機能いて排気系統（第13系統及び第21系統）からの切離し・閉止処置①No.16グローブボックス
第11条を行う。
④No.12セル内ボックス【性能検査】⑨No.11グローブボックス
既設の排気系統に接続している各ボックス及びグローブボックスの閉じ込め機能（負圧機能）を確認する必要がある。
本工事等において、ローカルエアサンプリング装置集じん端の吸放射線管理設備引を停止し、集じん端の撤去を行う。
第20条 ⑩ローカルエアサンプリング 【性能検査】
装置集じん端吸引を停止した際に、既設の他の集じん端に所定の流量が確保されることを確認する必要がある。
⇒上記設備の撤去により既許可設備の閉じ込め機能等（使用施設等の技術基準への適合）への影響を及ぼすおそれがあるため、本件は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第55条の2（使用前検査等）第3項に記載の使用前確認が必要と考える。
4-2②元素分析装置、③放射線計測装置、⑤金属顕微鏡、⑥微小分析装置、⑦コンベア装置（No.12-No.13セル間）、⑧インセルモニタ、⑪試料入りキャスク置場、⑬クレーン設備⇒上記設備の撤去により既許可設備への閉じ込め機能等（使用施設等の技術基準への適合）への影響はな
く、核燃料物質の使用等に関する規則第2条の6（使用前確認を要しない場合）第1項第5号に記載の保全上支障のない変更と考える。
なお、本撤去設備(②③⑤⑥⑦⑧⑪⑬)については、使用前検査として撤去後の検査を実施する。

8

５．撤去に伴う安全性への影響
5-1

使用前確認を実施する設備① №16グローブボックス及び②元素分析装置の撤去

恒温室

恒温室
排気配管

排気筒
№16
グローブボックス

排気筒

閉止フランジ
高性能エアフィルタ

（発光部）
（受光部）

元素分析装置撤去前
No.16グローブボックスの撤
去前に元素分析装置の発光部
はバッグアウト作業により搬出する。受光部はグローブボックス外に独立して設置されているため、撤去によるNo.16グローブボックスの閉じ込め機能への影響はない。

撤去後№16
グローブボックス
（発光部）
（受光部）

撤去部

・No.16グローブボックスは排気配管をフランジ部から切り離し、閉止フランジにより閉止する。
・【性能検査】排気第13系統に接続している各ボックス（ No.10、No.13、 No.14、No.15、 No.17及びNo.18グローブボックス、化学ボックス）の閉じ込め機能（負圧機能）を確認する。
・切り離した左図部分を撤去する。
9

④№12セル内ボックス、⑤金属顕微鏡、⑥微小分析装置及び⑦コンベア装置
セル内の№12セル内ボックス、金属顕微鏡、微小分析装置及びコンベア装置の撤去前後の配置概略図を以下に示す。

排気：撤去対象設備

排気筒

微小分析装置金属顕微鏡

コンベア装置

№13~18セル内ボックス（6基）№12セル内ボックス
給気

№11セル

給気

給気

№12セル

№13～18セル

セル内設備の配置概略図（撤去前）

排気維持管理設備排気筒№13~18セル内ボックス（6基）
給気

給気

№11セル

№12セル

№13～18セル

セル内設備の配置概略図（撤去後）

10

④ №12セル内ボックス及び⑤金属顕微鏡の撤去
高性能エアフィルタ

観察窓№12セル内ボックス

閉止フランジ操作ロッド

金属製
パネル

切離し箇所

排気筒

排気筒

№12セル

№12セル

撤去前

撤去後

金属顕微鏡の操作部はNo.12セル及びNo.12セル内ボックスの金属製パネルで接続されている。No.12セルの金属製パネルが負圧閉じ込め機能を維持した状態でNo.12セル内ボックスの切離しを行う。

№12セル内ボックス

・排気配管及び廃液配管共にフランジ部から切り離し、閉止フランジにより閉止する。
・【性能検査】排気第21系統に接続している各ボックス（No.13～18 セル内ボックス）の閉じ込め機能（負圧機能）を確認する。
・切り離した左図部分を撤去する。

撤去部
11

⑨ №11グローブボックス（廃液処理装置）の撤去

廃液タンク室

廃液処理室

廃液タンク室

廃液配管
廃液タンク
4基

廃液処理室

排気筒
排気配管

№11
グローブボックス

排気筒廃液タンク4基

高性能
エアフィルタ

撤去前
廃液タンクからの廃液を№11グローブボックスへ引き込み、グローブボックス内部で廃液を固化する構造。
№11グローブボックス及び廃液処理装置の使用履歴はなく、汚染のない状態に維持されている。

閉止フランジ（2箇所）

高性能
エアフィルタ

撤去後
廃液配管
排気配管
№11
グローブボックス

撤去部

・排気配管及び廃液配管共にフランジ部から切り離し、閉止フランジ（2箇所）により閉止する。
・【性能検査】排気第13系統に接続している各ボックス（ No.10、No.13、No.14、 No.15、 No.17及びNo.18グ
ローブボックス、化学ボックス）の閉じ込め機能（負圧機能）を確認する。
・切り離した左図部分を撤去する。
12

⑩ ローカルエアサンプリング装置集じん端の撤去

バルブ

カプラ

・使用終了したNo.11グローブボックスが設置されている地階資材室に設置された集じん端を撤去する。
・撤去の方法は、吸引バルブにより吸引を停止し、カプラ部分を外すことにより集じん端を撤去する。
・当該室での核燃料物質等の使用は行わないため、安全への影響はない。当該集じん端は既設の他の集じん端に接続されているため吸引を停止した際に、他の集じん端に所定の流量が確保されることを確認する必要がある。

13

5-2

使用前確認を実施しない設備②元素分析装置の撤去

排気系統№16グローブボックス
ラージ
ポート

閉じ込め機能 境界（気密検査）（負圧性能検査）窓

カプラバルブ
アルゴンガス
冷却水

光

元素分析装置
(発光部)

元素分析装置(受光部)

電源・信号コネクタ••••

元素分析装置は、No.16グローブボックス内の発光部で発生した光を、窓を介して、 No.16グローブボックス外の受光部にて検出する構造である。
受光部はNo.16グローブボックス外に独立して設置されているため、撤去によるNo.16グローブボックスの閉じ込め機能への影響はない。
アルゴンガス、冷却水、電源等のラインには、 No.16グローブボックス内外の接続箇所にカプラ又はコネクタが設けられているため、閉じ込め機能を維持した状態で切離しを行う。その後、発光部をラージポートからバッグアウト作業により搬出する。PVCバッグの寸法(直径380 mm, 長さ3000 mm)に対し、元素分析装置(発光部)の寸法(幅280 mm, 高さ470 mm, 奥行260 mm)は小さいため、容易に搬出できる。
No.16グローブボックス設置時に、当該カプラ及びコネクタを用いた気密検査及び負圧性能検査に合格している。機器の撤去にあたり、検査合格時の境界は変更されない。

⇒上記設備の撤去により既許可設備への閉じ込め機能等（使用施設等の技術基準への適合）への影響はな
く、核燃料物質の使用等に関する規則第2条の6（使用前確認を要しない場合）第1項第5号に記載の保全上支障のない変更と考える。
なお、本撤去設備(②)については、使用前検査として撤去後の検査を実施する。
14

⑤金属顕微鏡の撤去※操作ロッドは、金属製パネル(セル側)に設けられた穴に挿入し、金属製パネル(セル内ボックス側)のジョイントに差し込んで使用している。使用しない操作ロッドがある場合は、引き抜ける構造である。金属製パネル(セル側)の穴のうち、操作ロッドの挿入がない箇所は、治具で塞いでいる。

№12セル

No.12セル内ボックス
金属製パネル
操作ロッド※

観察窓
電源・信号

金属顕微鏡
(操作部)

閉じ込め機能 境界（気密検査）（負圧性能検査）ラージ
ポート
閉じ込め機能 境界（負圧性能検査）

金属顕微鏡(試料ステージ)

プラグ
ジョイント取外し、ケーブル切離し箇所
••
•

•
•

金属顕微鏡の操作部はNo.12セル及びNo.12セル内ボックスの金属製パネルを介して、試料ステージと接続されている。
操作部はNo.12セル外にケーブルのみが接続された状態で設置されているため、撤去によるNo.12セルの閉じ込め機能への影響はない。
試料ステージへ接続されるケーブルや操作ロッドは、No.12セル内ボックスの金属製パネルの内側において、閉じ込め機能を維持した状態で切り離す。その後、試料ステージをラージポートからバッグアウト作業により搬出する。PVCバッグの寸法(直径500 mm, 長さ2000 mm)に対し、金属顕微鏡(試料ステージ)の寸法(直径400 mm, 高さ510 mm)は小さいため、容易に搬出できる。
No.12セル内ボックス設置時に、金属製パネルを含めた気密検査及び負圧性能検査に合格している。No.12セル内ボックス内の機器の撤去にあたり、検査合格時の境界は変更されない。
No.12セル設置時に、当該プラグを用いた負圧性能試験に合格している。機器の撤去にあたり、検査合格時の境界は変更されない。

⇒上記設備の撤去により既許可設備への閉じ込め機能等（使用施設等の技術基準への適合）への影響はな
く、核燃料物質の使用等に関する規則第2条の6（使用前確認を要しない場合）第1項第5号に記載の保全上支障のない変更と考える。
なお、本撤去設備(⑤)については、使用前検査として撤去後の検査を実施する。
15

⑥微小分析装置の撤去

グリーンハウスセル
前面側【側面から見た図】

セル
背面側

№11セル

【前面から見た図】
№11セル

№12セル

No.11セル
遮蔽扉

閉じ込め機能 境界（気密検査）（負圧性能検査）No.12セル内ボックス
ダブルドア切離し箇所

ダブルドア
微小分析装置プラグ

微小分析装置カプラ

窒素ガス、PRガス
冷却水
電気・信号排気切離し箇所••••••

閉じ込め機能 境界（負圧性能検査）

微小分析装置は、No.11セル内に設置されており、その一部はNo.12セル内ボックスと接続されている。
微小分析装置とNo.12セル内ボックスとの接続箇所には、ダブルドア又はカプラが設置されているため、 No.12セル内ボックスの閉じ込め機能を維持した状態で切離しを行う。
No.11セルの遮蔽扉開口部にグリーンハウスを設置し、遮蔽扉を開けて、微小分析装置を搬出する。
アルゴンガス、冷却水、電源等のラインは、No.11セルのプラグ内側で切り離すため、No.11セルの閉じ込め機能への影響はない。
No.12セル内ボックス設置時に、当該ダブルドア及びカプラを含めた気密検査及び負圧性能検査に合格している。機器の撤去にあたり、検査合格時の境界は変更されない。
No.11セル及びNo.12セル設置時に、当該プラグを用いた負圧性能試験に合格している。機器の撤去にあたり、検査合格時の境界は変更されない。

⇒上記設備の撤去により既許可設備への閉じ込め機能等（使用施設等の技術基準への適合）への影響はなく、核燃料物質の使用等に関する規則第2条の6（使用前確認を要しない場合）第1項第5号に記載の保全上支障のない変更と考える。
なお、本撤去設備(⑥)については、使用前検査として撤去後の検査を実施する。

16

⑦コンベア装置の撤去
№13セル

№12セル

コンベア装置№12セル内ボックス

コンベア装置No.12セル側•••№13セル内ボックス

試料台
No.13セル側

コンベア装置は、セル内ボックスを繋ぐトンネルの中に設置されている。
試料台に試料をのせ、各セルからつまみ部分をNo.12セル内ボックスに向けて押し込み（又はNo.13セル内ボックス側に引き出し）、試料台を移動させることにより、セル間の試料の受け渡しを行うものである。
バッグアウト作業によりセル内ボックスから搬出する。PVCバッグの寸法(直径500 mm,長さ2000 mm)に対し、コンベア装置の寸法(幅90 mm, 高さ60 mm, 奥行820 mm)は小さいため、容易に搬出できる。

⇒上記設備の撤去により既許可設備への閉じ込め機能等（使用施設等の技術基準への適合）への影響はな
く、核燃料物質の使用等に関する規則第2条の6（使用前確認を要しない場合）第1項第5号に記載の保全上支障のない変更と考える。
なお、本撤去設備(⑦)については、使用前検査として撤去後の検査を実施する。
17

（参考）カプラ（迅速流体継手）（参考）コネクタ

ソケット側

プラグ側

プラグ側

•

•

ソケット側

カプラ（迅速流体継手）は、液体や気体などの流体を通すための配管の継手として、広く使用されており、グローブボックスに接続される配管に対しても多数の使用実績がある。
特別な治具を使用することなく、容易に着脱が可能である。ソケット部とプラグ部を外しても、内部の流体は漏れず、グローブボックスの気密が維持される構造になっている。

••

コネクタは、グローブボックス内外で電気配線等を接続するために境界部に設けられるもので、多数の使用実績がある。
グローブボックスの気密は維持したま
ま、グローブボックス内外で、電気配線を取り外すことが可能である。

18

（参考）プラグ（参考）ダブルドア【切離し状態】【取付け】【接続状態】

気密構造境界••プラグは、セル内外で電気配線等を接続するために境界部に設けられるもので、多数の使用実績がある。
セル内外で、電気配線を切り離しても、負圧が維持される構造となっている。

微小分析装置••No.12セル内ボックス

ダブルドアは、セル内ボックス等の気密構造を維持した状態で、設備どうしを接続または切離しするための機構である。LaCalhene（ラ・カレーネ）社の製品について、多数の使用実績がある。
微小分析装置を切離しても、No.12セル内ボックスの気密が維持される構造となっている。

19

（参考）金属製パネル•••

金属製パネルは、光学顕微鏡をセル内外で接続するためにセル及びセル内ボックスに、組み込まれる形で設けられるもので、複数の使用実績がある。
金属製パネル（セル内ボックス側）については、操作ロッドや電気配線がジョイントやコネクタで接続されており、それらを取外したり、切離しても、負圧が維持される構造となっている。
金属製パネル（セル側）については、パネルに設けられた穴に、操作ロッドを挿入して使用する。操作ロッドを取り外した際は、治具で塞ぐ構造となっている。

20