仕様一覧表 SpecificationsSpecification
基本仕様
Type
形式

APS22-20

APS22-40

APS22-50

Standard
準拠規格

IEC Pub.60092 series, JIS, JEM
IEC 61439-1&2, IEC TR61641

Ship classification societies
適合船級規則LR / NK / ABS / DNV / GL / BV

Rated operational voltage
定格電圧450V AC

Rated frequency
定格周波数50/60Hz

Rated short-time withstand current
定格短時間耐電流

100kA 1sec

Rated peak withstand current
定格ピーク耐電流

240kAInternal Arc withstand current
内部アーク耐電流

100kA 0.5sec

Degree of protection
保護等級

IP22 / IP23

Cable entarance
ケーブル導入部

ARC PROOF LOW-VOLTAGE SWITCHGEAR & CONTROLGEARBottomAccess
アクセス

Front & Back

Generator panel, Incoming panel,
Bus-tie panel & Outgoing panel (ACB)
発電機盤 / 受電盤 / ブス・タイ盤 / 給電盤(ACB)
Horizontal
水平母線
Vertical
縦母線

Busbar current
母線電流

All panel use
全盤共通

2000A

4000A

5000A

2100A / 2380A / 4000A / 5000A

Height
高さ

2200mm

2300mmDepth
奥行き1100mm

1500mmGenerator panel
発電機盤

Width
横幅

700/800mm

Incoming panel
受電盤

Width
横幅

900/1100mm

Bus-tie panel
ブス・タイ盤

Width
横幅1300/1500mm

Outgoing panel (ACB) Width
給電盤(ACB)横幅

against arc flash hazard

Outgoing panel (MCCB & STARTER)
給電盤 / スターター盤
Busbar current
母線電流

Outgoing panel
給電盤

Horizontal
水平母線
Vertical
縦母線

4000A

5000A

1310A / 2100A

Height
高さ

2200mm

2300mmDepth - MCCB, ST
奥行き - MCCB, ST

900mm

900mm

Width
横幅
Applicable motor
capacity (440V AC)
適用モータ容量

2000A

700mm

Draw- out unit
抽出型ユニット

Up to 90kW

Fixed unit
固定型ユニット

Up to 185kW

700mm

TERASAKI ELECTRIC has been a pioneer and always will be. There, on uncultivated land we plant seeds that grow into trees of happiness.
This sense of mission as a pioneer is what keeps us going. And a pioneer always treats the environment in a friendly way. This logo tells
you who we are and how we think.
寺崎電気は常に開拓者であり続けます。
そしてそこに種を蒔き、人々に幸せを芽吹かせることが使命と感じています。
そして環境にも配慮した企業であり続けたい、そんな気持ちをこのロゴに込めました。

APR. 2019
このカタログでご紹介した定格・仕様をお断りなしに変更することがありますのでご了承下さい。

Ratings and specifications covered in this brochure may be subject to change without notice.

Printed in JAPANP2219-KAPS22 LV Switchgear and Controlgear for ships meets the most stringent design and validation
criteria for Arc flash protection
APS22 世界最高水準の舶用向け低圧アーク短絡対応盤
Enhanced safety
Arc gas ventilation
アークガスの排出

Separation arrangement
盤内の区画化

Double protection
二重構造

TERASAKI original structureis used to expel arc gas to asafe space.

The Forms of internal
separation IEC61439-1: Form3b and Form 4b are available.

No propagation of the arc toother area using uniquestructure.

テラサキ独自の技術により、アークガスを安全な場所へ排出します。

IEC61439-1に準拠した盤構造
でForm 3b及びForm 4bの適用が可能です。

二重構造により、隣接盤及び隣接ユニットへはアークの損傷がありません。

Equipment (Protection Against Arc Flash Accident)

Switchgear & Controlgear
Structure: built to IEC
Standards and Guidance IEC
61439-2Protection to person in caseof an internal arc, is verified
by testing: IEC TR 61641

rferootPf
A Arc

Safety and reliability
for the futurehWitPatent pending / 特許申請中

APS22 - System over viewsul
P

ATPV of PPE*1 > Incident Energy at Working Distance*1) ATPV : Arc Thermal Protective Value

Arc Flash Hazard label
アーク警告用ラベル

Personal Protective Equipment (PPE)
アーク保護用 防護服(PPE)High Grade ReliabilityeroffrooePB croA

N

World highest level of Arc Fault Protection(100kA, 0.5sec)
Personal and system protection against internal short-circuits or internal arc fault are maintained at
the maximum possible level.

世界トップレベルの低圧アーク短絡対応盤 (100kA, 0.5sec)
内部短絡事故及び内部アーク事故時の作業者の方とシステムの安全性を最大限に確保しています。

Certificate

SIDE VIEW

Marine Industry’s First
After type testing based on the internationally applied standard IEC TR61641, APS22 has acquired
LR certification.

Generator Panel
Pressure relief flap

舶用業界初

内部アーク短絡事故

Starter Panel

Pressure relief flap

Pressure relief flap

AAACB

BC

Outgoing Panel

AACB

Short-time and peak withstandcurrent test
短時間及びピーク耐電流試験

Internal Arc Fault

Pressure relief flapA

適用規格は主に国際規格のIEC TR61641に基づく形式試験を実施し、LR船級による認証を取得しています。
Arcing due to internal fault test
内部アーク短絡試験

Bus-tie PanelBCB

DCB

DCTemperature rise test
温度上昇試験

A: Main bus bar Compartment
B: Cable Compartment
C: Control Compartment

Dielectric test
耐電圧試験
Main circuit resistancemeasurement
主回路抵抗測定

Arcing due to internal fault tested
内部アーク短絡試験

A: Main bus bar
Compartment
B: Vertical bus bar
Compartment
C: MCCB Compartment
D: Cable Compartment

A: Main bus bar
Compartment
B: Vertical bus bar
Compartment
C: Starter unit
Compartment
D: Cable Compartment