PSE-18 Type Pressure Resistance And Explosion Proof Solenoid Valve

PSE-18 型 耐圧防爆形電磁弁※□内には定格電圧の記号が入ります。

検定合格番号
第T21092号

パイロット作動形で、油などに適した耐久性に優れたピストン式です。

■特長● 爆発性危険場所に使用します。

● 電線管ねじ部の方向を変えることができ、設置や配線が容易です。

● 手動機構付で、テスト作動、停電時の作動が簡単に行えます。

■仕様作動

通電開形状

ストレート形

PSE-18 型

型式

PSE18-J 2

PSE18-J 1

製品記号※□内には定格電圧の記号が入ります。

呼び径

15 〜 50

適用流体

油（灯油・軽油程度）注 1．
・不活性ガス・空気

流体温度

5 〜 60℃

流体粘度

50cSt 以下

適用圧力0.02 〜 1.0MPa

弁前後の最小差圧0.02MPa

許容漏洩量なし（圧力計目視）

定格電圧

1 AC100/110V 50/60Hz

2 AC200/220V 50/60Hz

H種

絶縁種別
周囲温度

5 〜 50℃

保護構造

耐圧防爆構造 d2G4（屋外設置可）

端接続

JIS Rc ねじ

材質

本体（CAC406）、弁体（SUS）、ディスク（FKM）

取付姿勢

水平配管にコイルを上にした正立取付

本体耐圧性能水圧にて 2.0MPa

注 1．燃料油及び、軽油用などの場合はご使用先（国土交通省、防衛省など）によっては、本体材質の指定がある場合があります
ので、ご確認願います。また、ガソリンの場合は PSE-19 型（276 頁）をご使用ください。
注 2．水用は EDE-S 型（373 頁）をご使用ください。

■寸法表

（mm）

呼び径dLHGAB

ポート径

151／2110

16616271251852.2203／4110

166

1627125185.52.2Cv値

質量（kg）

2511201712130130239.52.43211／4135180253513928153.3

4011／2145187293814632183.9502170

199354615840245.4■電流値表

電流値

AC100V

AC110V

AC200V

AC220V

50Hz

60Hz

50Hz

60Hz

50Hz

60Hz

50Hz

60Hz

定格

0.16

0.13

0.19

0.15

0.08

0.07

0.08

0.08

起動

0.27

0.25

0.30

0.25

0.14

0.13

0.150.13■構造図943766

IN

OUT

Rcd

ＬＡ

S240148A 375

12

電磁弁

電圧区分

（A）

Ｂ

を生成する恐れがある場所に使用します。

Ｈ

爆発性ガスによって、爆発の危険雰囲気

Ｇ

青銅製
耐圧防爆構造d2G4
ピストン式

PSE18-J 1（ストレート形、AC100/110V 50/60Hz）製品記号 PSE18-J2（ストレート形、AC200/220V 50/60Hz）

DATA/PSE Type Pressure Resistance And Explosion Proof Solenoid Valve

資料/PSE 型 耐圧防爆形電磁弁■耐圧防爆ソレノイド部分図■外部導線の端子箱への引込方法
1. 電線管耐圧ねじ結合式
94

外部導線の引込部に電線管をねじ込み結合する方法で、外66部導線には絶縁電線が使用されます。

2 〜 M4電線管と端子箱との接続は JIS B0202 に定める管用平行ねじにより、ねじの有効部分で 5 山以上結合させた上、ロッ定します。

97.5

57

クナットを使用して、できるだけ強く締付け、電線管を固注．引込部から45cm以内にシーリングフイッチングを併用してください。

■耐圧パッキングランド（TG型 別途注文品）
2. 耐圧パッキン式
外部導線の引込部にパッキンを用いる方法で、外部導線にはケーブルが使用されます。

TG 型耐圧パッキングランドを引込部に、ねじの有効部分で 5 山以上結合させ、ロックナットを使用して、できるだけ強く締付けてから耐圧パッキン部を締付け、ケーブルを■寸法表（mm）固定します。

外部導線
外径呼称

サイズ

dD1D2TG型P216 × 16

G1／210.5

139 − 10.5TG型P316 × 22

G3／4

1114

10 − 11TG型P516 × 22

G3／4131411 − 12

防爆資料
労働安全衛生法・規則では、爆発性危険場所での電気機械器具は、防爆性能を有する検定合格品の使用を義務付けています。

■WSE,PSE型シリーズ電磁弁 防爆構造の表示記号及び内容
耐圧防爆構造：全閉構造で、容器内部で爆発性ガスの爆発が起

d 2 G4
発火度：G4
爆発等級：2
防爆構造の種類：d ＝耐圧防爆構造

こった場合に、容器がその圧力に耐え、かつ外部の爆発性ガスに引火する恐れがない構造。

爆発等級 B発火度A

G1450℃超過

G2
300〜450℃

アセトン、アンモニ
ア、一酸化炭素、エタン、酢酸、酢酸エ
チル、トルエン、プ
ロパン、ベンゼン、
メタノール、メタン

エタノール
酢酸イソペンチル
1- ブタノール
ブタン
無水酢酸

10.6mm超過

20.4〜0.6mm 石炭ガス

エチレン
エチレンオキシド

30.4mm 以下

アセチレン

水性ガス、水素G3
200〜300℃
ガソリン
ヘキサン

G4135〜200℃

G5100〜135℃

G685〜100℃

アセトアルデヒド
エチルエーテル

二硫化炭素

A：発火温度 B：すきの奥行 25 において火炎逸走を生ずるすきの最小値 ■□部は WSE,PSE 型シリーズの適合範囲■危険場所の種類と耐圧防爆形電磁弁の使用場所

1種場所：通常の状態において、危険雰囲気を生成する恐れがある場所。

危険場所：一般工場などにおいて、空気中に爆発又は燃焼するのに十分な量の爆発性ガスが空気と混合して、危険雰囲

2種場所：異常な状態において、危険雰囲気を生成する恐れがある場所。

気を生成する恐れのある場所をいい、危険雰囲気の存在する時間と頻度に応じて3種類に分類したもの。
0種場所：危険雰囲気が通常の状態において、連続して又は長時耐圧防爆形電磁弁の使用可能な危険場所は 1 種場所、及び 2 種場所です。

間接続して存在する場所。

S240148A 377

12電磁弁■爆発等級と発火度及び爆発性ガスの分類例

DATA/Solenoid Valve

資料/電磁弁設置上のポイント

注意

図1．配管例略図

設置時やそれに関する注意事項は、それぞれ別に用意された取扱説明書をご覧ください。

図2．取付姿勢略図■選定、設置上のポイント
1. 電磁弁の一次側にストレーナを取り付けてください。
（図 1 参照）

注．呼び径65以上は水平配管にコイルを上にした正立姿勢で取り付けてください。

※網目：国土交通省仕様は、電磁弁の前に設ける場合は 80 メッシュ以上。

2. 運転を止められない装置の場合、電磁弁の一次側から二次側へのバイパス配管（止弁を設置）を設けてください。
（図 1 参照）
また、バイパス配管を設置しない場合は、電磁弁の一次側止弁手前に主管から分岐したブロー用止弁を設置し、フラッシングができるようにしてください。

図3．二次側立ち上がり配管

3. 取付姿勢は、水平配管にコイルを上にした正立姿勢で取り付けます。
（図 1,2 参照）
ただし、桃太郎シリーズ（PS/PF-16,17 型を除くはん用タイプ）の呼び径 50 以下は水平配管にコイルを上にした正立から水平（真横）までの取付姿勢で縦配管にも使用できますが、弁前後の差圧が 0.03MPa 以上必要となります。
（図 2 参照）
また、TB-03 型端子箱付の場合、端子箱の電線挿入部が下向きとなるように取り付けてください。

4. 電磁弁の二次側圧力が一次側圧力より高くなる場合は、弁閉できず逆流しますので、二次側には逆止弁を取り付けてください。
（図 3 参照）

5. 蒸気に使用する場合で、電磁弁が閉止した際に、二次側圧力が負圧となるような場合には、電磁弁の二次側に真空調整弁（バキュームブレーカ）を取り付けてください。
（図4 参照）

図4．蒸気配管使用例略図

6. 蒸気用の場合は、配管系にスチームトラップを取り付けてください。
7. 流体が液体の場合、弁閉時のウォータハンマ現象や周囲温度による熱膨張により、配管内が昇圧する場合があります。機器などの保護のためレリーフ弁を取り付けることを推奨します。また、ポンプの吹込み側に電磁弁を設置する場合、負圧による作動不良の原因となりますので、電磁弁を弁開状態の後、ポンプ起動となるシステムとしてください。
（図 5 参照）

8. コイルの結線には 0.75mm2 以上の電線を使用し、正しく結線してください。また、電気回路保護用として、ヒューズを入れてください。
ますので高温には注意してください。
（使用条件、型式により上昇温度は多少異なります。
）

図5．レリーフ弁取付例略図

10. 電磁弁は、流体の流れ方向と製品に示す流れ方向の矢印を合わせて取り付けてください。

※レリーフ弁

11. フランジ形を配管接続する際は、管フランジ接続用ボルト長さを推奨する場合があり逆止弁ますので、取扱説明書をご覧ください。

12. 分解点検時には、スペースが必要です。必ずメンテナンススペースを確保してくださ

電磁弁

油タンク

い。
※メンテナンススペースについては、製品個々の取扱説明書にてご確認ください。

13. 電磁弁には、配管の荷重や無理な力・曲げ及び振動がかからないよう配管の固定や支持をしてください。

ＫＷ型
複式ストレーナポンプ※熱膨張などで昇圧が予想される場合は、レリーフ弁を取り付けてください。

14. 凍結の恐れがある場合は、水抜きや保温などをしてください。
ただし、コイル部分は保温しないでください。

15. 長期間作動しない用途（緊急遮断弁や安全確保用バルブに使用する用途など）でご使用の場合、固着による作動不良の恐れがありますので、月に1回程度の作動確認を行ってください。

S240148A 381

電磁弁

12

9. コイルは連続通電や断続を繰り返した状態ですと、表面が約 70℃位まで温度上昇し