講 座

CPD

電気設備
2回

第配線、分電盤、スイッチ・コンセント
佐治行三 ■ テーテンス事務所

ることが多くなっており、IV 電線はアース線として使用する程度で、あまり電線は使われなくなってきている。

配線工事

天井内を見るとケーブルがのたうちまわっていることがよくあるが、内線規定では 2m 間隔で支持をしなくてはならないとなってい設備で使用される電線は、銅が露出している裸線ではなくビニルる。だらしない配線はよくない結果になりやすく、工事監理者が指で絶縁されたものであり、IV 電線が使用されることが多い［表 1］。電摘を行わなければならないポイントである。

線は保護のため電線管に入れられて使用される。
ケーブルとは、電線の上にビニルなどで保護されているものを言う［表 1］。よく天井内などで Fケーブルを使用するが、正式名称はVVFであり、フラットなVV（丸型）ケーブルを指す。ケーブルの場合、電線管を用いる必要はなく、電線を使用するより安くできる。

電線管［表 1］がわれわれが仕事を始めた当時は樹脂可とう管（CD管、PF管）

電線には、単線とより線がある。単線は 2mmというように銅線なく、コンクリート埋設配管にはネジ付鋼管が使用されていた。コンの直径で表示し、より線は断面積で表示する。よく二スケなどと呼クリート工事は型枠、鉄筋工事が済み、翌朝にはコンクリート打設

ばれているが2mm²という意味である。単線より、より線の方が曲が行われる。ねじ切りや配管の曲げに手間のかかる電気の埋設配管がりやすく施工しやすいので、より線が多く使用される。

は徹夜仕事になることが多かったようである。樹脂可とう管のおか

コンクリート埋設や露出配管の場合は電線管を使用するので電げでそんな話は聞かなくなった。同時に、電気工事の職人が若返り、線を使用し、天井内などはコストの安いFケーブルを使用する。電茶髪の職人を見かけるようになった。給排水工事の職人は、毎年、線管を使用する場合でも、電線とケーブルの接続の問題や現場合平均年齢が上がっていくような状態であったが、ここに来てようやく理化のため材料の種類を減らすなどを考慮してケーブルを使用す

樹脂系の配管が増えてきて、現場の状態も変わってきている。

配線電線管

電線

ケーブル

IVVVF

CV（3 芯）ビニル絶縁電線

ビニル絶縁電線絶縁
ビニルシースケーブル

架橋ポリエチレン絶縁
ビニルシースケーブル

鋼管

ビニル管

CVV

E

VE

制御用ビニル絶縁
ビニルシースケーブル

ねじなし電線管

硬質塩化ビニル電線管（出典…日動電工 HP）

裸の銅線をビニルで絶縁し丸型ケーブルVVに対し 電線をポリエチレンでく 制御用に用いられ細いている。単線は直径mm、。一番よく使 るんでいる。単線〜4 芯 電線が使用される。電平型（Flat）
より線は断 面 積 mm² でわれるまである線 30 芯程度まである表示
表 1 主な電線および電線管の種類

36 Ke n c h i k u s h i

2015.8

ネジの代わりにカップリ 水道の塩ビ管より圧力ングで接続するがかからないため薄い

漏電遮断器（漏電ブレーカー）

中性線（アースをとっている線）

電線管は電線の保護というだけでない。コンクリート埋設配管では電線管を先行して施工し、後でその中に配線を通すという意味も大きい。電線管にはあらかじめ呼線と呼ばれる針金のような線を入れておき、電線を結びつけて引っ張り出す。
比較的大きな現場では、梯子状のケーブルラックや鉄の箱のようなバスダクトを使用することがある。

図 1 住宅用分電盤（出典…河村電気産業 HP）

配線用遮断器

アンペアブレーカー（東京電力との契約用ブレーカー）

図 2 分電盤の中身（出典…東京電力 HP）

分電盤
住宅の場合は電力会社と契約容量を決めるリミッター（アンペアブコンセントの定格容量は 15Aであり100% 使うとすれば 2 個でレーカー）取り付けスペース、漏電遮断器を付け、その下に各回路に分電盤のブレーカーは落ちてしまう。60A 契約では 20Aの回路を3取り付けるMCB（ノーヒューズブレーカー）が回路の数だけ取り付けカ所使うと60Aになり、それ以上使用できなくなる。実際は 60A 契られる［図 1、2］。1 回路の容量は、以前は 15Aであったが、今は電気

約でも10 回路以上になっているのは普通である。

器具の容量が大きくなり20Aが多くなってきている。

電気では需要率という考え方がある。住宅、4 人家族、浴室、ト住宅用の樹脂製はコンパクトで値段も安いが、ビル用の鉄板のイレ含め10 室あっても最大 4 室までしか使用しない確率が高い。

盤は値段が高く、なるべくまとめて大きな盤にすることが多い。まこれが需要率であり、負荷容量が大きくても実際使用する負荷はとめると各回路の配線が長くなり、値段を押し上げる要因にもなる。

60% 程度というように想定して契約容量や回路数を決定していく。

その兼ね合いが電気設計者の技量を問われる部分である。最近、回路分けは下記のような点を考慮して行う。

私は安い樹脂盤を分散させて電線を短くすることがある。
動力（三相 200V）用盤については分電盤とは分け、動力盤と呼ばれる。中仕切りを入れて一体の盤にすることも多い。
盤の記号として分電盤をL-1、動力盤をP-1、一体の盤をPL-1、ブレーカーの容量以下に負荷を設定するブレーカーが 20Aということは 100Vで 2,000Wまで使用可能であるが、1,500W 程度で 1 回路の容量として設定する。
使用目的のあるコンセントについては、その容量を想定する。たなどが使われる。

とえば、キッチンでは電子レンジ、電気ポット、炊飯器というように電気容量が比較的大きな器具については 2 個で 1 回路、もしくは単回路の設定独回路にした方がよいかを検討する。
「あったら便利だね」というような具体的な目的のないコンセント電気の設計で大切なことは、部分的な問題で全体の電気が使用でについては 1 回路当たり内線規定で 10 個までと決められているが、きなくなるのを防ぐことにある。末端で大きな電気を使用したり、実際は電気の設計者により違ってくる。3 人の電気設計者に聞いてショートして大きな電流が流れても影響範囲をなるべく小さくするみたが、皆、5〜6 個と同じ回答であった。のが、回路設定の重要な意味である。

照明も器具が決定していればその容量を積み上げて設定するが、器具が決定するのは設計の最終段階になることが多く、面積当たり10Wというように想定して回路を決める。LEDのように消費電力の可とう管

小さな器具であれば、同一回路にたくさんぶら下げられるが、管理上の問題から大きなエリアにすることは好ましくない。
単独回路（出典…古河電工 HP）

CD

PF（二重管）合成樹脂製
可とう電線管合成樹脂製
可とう電線管

自己消火性がないため露出には使えない

自己消火性があるので露出にも使える

1,000W 前後の器具に対しては、ブレーカーから単独回路で配線を、浴室乾燥機など行う。ドライヤー（最近は1,500Wくらい使用する）は単独回路になる。洗浄便座の場合、貯湯型であれば 400W 程度
だが、瞬間型の場合は1,200Wあるので単独回路にした方が良い。
IHヒーター、食器洗機、エアコンには 200Vの専用回路が使用されることが多い。

2015.8

Ke n c h i k u s h i

37

講 座

CPD
管理上の問題照明回路、コンセント回路、1 階の西側エリアのように分かりやすく回路分けを行う。
コンピューター関係のように重要なコンセントについては、他の回路の影響から保護するために分ける。
外部設置機器は漏電が起こりやすく、回路を分けて漏電ブレーカーを単独に設置する。
図 3 ワイド型スイッチ（出典…パナソニックHP）

防災関係

図 4 8 個用リモコンスイッチ（出典…パナソニックHP）

誘導灯、非常照明、自動火災報知機などへの電源供給は単独回路とする。非常照明の場合、法規上は単独回路にする必要はないが、複数の非常照明をまとめて検査することが可能になり、便利である。

すると便利である［図 4］。リモコンスイッチは直接、電源を入り切りするのではなく、部屋のスイッチから分電盤に取り付けられているマグネットスイッチに信号を送り、そこで電源の入り切りを行う。

照明のスイッチ

この方式は信号線の本数が多く分電盤の回路数も多くなってしまうので、最近ではフル2 線式のリモコンスイッチが使用されてきて基本的なスイッチには表のようなものがあり、単独で使用するだけいる。

でなく組み合わせて使用することが多い［表 2］。たとえばトイレでは、人感スイッチで照明と換気扇を付け、換気扇だけ消し遅れスイッ
チにより使用後もしばらく運転している、外部照明では自動点滅器で点灯させ、使用していない夜中はタイマーで消すというような使コンセントの種類
コンセントと言っても、電源の種類、取り付け場所（壁、床、天井、屋い方をする。

外）、機能、用途、デザインによって違い、たくさんの種類がある。

・基本的には単相 100V、単相 200V、三相 200V 電源の種類およ

集中リモコン

び容量によって違ってくる［表 3］。これにアース付が加わる。容量の大きな器具についてはカタログなどでどんなコンセントになっ会議室のような大きめの部屋では照明器具が多く、点滅エリアを細ているか確認しておく必要がある。一般コンセントは指定がなけ

かく分けようとするとスイッチの数が多くなり、スイッチ取付けのれば 2 個用になる。

面積が大きくなってしまう。そんな時にはリモコンスイッチを使用

・アース（earth、日本語で接地）とは、文字通り地球に余計な電流を名称

機能

差込みプラグの極の配置（接地用の極または中性極をそなえたもの）

3 路、4 路階段の上下のようにどちらか
4 路は 3カ所から点滅が可能
らでも点滅ができる

調光照明の明るさの調整

節電にも有効人感

人（熱）を感知して点滅

夜間の玄関や、トイレに使用付け放し防止、節電にも有効

消遅れスイッチを消してもしばらく
トイレの換気扇に使用される
点灯しているタイマー

一定の時間に点滅を行う

自動点滅器

タイマーと併用し、暗くなっ暗くなると自動的に点灯し、たら自動点滅器で ON、夜中
明るくなると消える
はタイマーで切る

リモコン

一般的にはワイヤレスリモコンを指す

ほたる
スイッチ

照明が消えている時に点灯 真っ暗な部屋でもスイッチのする位置がわかる

パイロット付 使用している時に点灯する
表 2 照明のスイッチの種類

38 Ke n c h i k u s h i

2015.8

備考

部屋の外から点滅状況がわかる

単相接地極付

種別

三相 200V 用

100V 用200V 用--

一般用

15定格
電流 20（A）

3050※太い線で示した記号は、接地側極として使用するものを示す。
※白抜きで示した記号は、接地極として使用するものを示す。

表 3 コンセントの形状（出典…関東電気保安協会 HP）

接地極付用足が引っかかってもすぐに外れて安心

図 5 フロアコンセント（出典…寺田電機製作所 HP）

図 6 マルチメディアコンセント（出典…パナソニックHP）

図 7（左） 抜けどめ防止コンセント
図 8（右） マグネット式コンセント

図 9 医用コンセント（出典…パナソニックHP）（2 点ともに出典…パナソニックHP）

流すことを言う。漏電時の安全対策、機器の帯電防止、雷害防止倒を防ぐことができる［図 8］。使う場所、目的を間違ってはいけない（直撃の雷ではなく、地面などから入ってくる電流）を目的として設け代表例である。

られる。アースが必要な器具は洗濯機、食洗機など水廻りに使用する器具、エアコン、IHヒーターなど電気容量の大きな器具、医用コンセント

コンピューターのような電子機器に取り付ける。最近は電気容量停電時に非常電源から電源を受電するコンセントがあり、色で識別が大きい器具や電子機器が多いことを考えると、初めからアースするようになっている。赤は通常の非常用発電機から電気の供給付コンセントを多めに設けておいたほうがよさそうである。

、茶色、黒なを受けるコンセントである［図 9］。他に緑色（無停電用）

・コンセントの構成は、コンセント本体、コンセントプレート、取付どを使い分けるが、特に決まりがあるわけではない。

枠、裏ボックスからなる。スイッチも同じだがプレートによって建築デザインへの影響が大きいので、材質、形、色については建築設計者に選定してもらいたい。
・フロアコンセント［図 5］、屋外用コンセント、引掛シーリング（天井用）、テーブルタップなど、機能的にもいろいろなものがある［図 6］。

抜けにくいコンセントと抜けやすいコンセント
抜けどめ防止コンセントは、コンピューターのような瞬時停電によりデータが飛んでしまうような機器に使用する［図 7］。抜けやすいコンセントは磁石式となっており、引っ掛ければすぐはずれるので転さじ・こうぞう（有）1973 年 東 海 大 学 建 築 学 科 卒 業。
テーテンス事務所入社。取締役副所長を経て、現在テーテンス事務所監査役。
「彩の国 ふれあいの森林科学館・宿泊（設計…片山和俊）、「感覚ミュージア棟」（設計…六角鬼丈）（設「下関唐戸市場」、ム」
計…池原義郎）（設、「大館市立総合病院」
計…岡田新一）などの設備設計に従事

自習型認定研修の設問
設問 1

設問 2

分電盤を配置する上で考慮しなくてよいことは、次のどれか。

配線工事において間違っているものは、次のどれか。

a. 管理しやすいようにエリアごとに設置する。
b. あまり集中すると盤が大きくなったり、配線が集中するので分割する。

a. 露出配管や天井内にCD 管を使用できる。

認定教材の設問への回答は、CPD 情報システムのページ

https://jaeic‑cpd.jp/

b. 天井内配線にFケーブルを使用できる。にアクセスのうえ、お願い致します。

c. IV 電線をアース線として使用できる。

※不正解の場合は、単位に登録できない場合があります。

c. 電話端子の数を確認する。

2015.8

Ke n c h i k u s h i 39