プ ー ル 公 認 規 則
2018（2018. 4. 1 施行）

公益財団法人 日本水泳連盟

目
第１章

次
総

則

第 1 条（目的）… ……………………………………………………… 1
第 2 条（転載の禁止）… ……………………………………………… 1
第 3 条（公認プール）… ……………………………………………… 1
第 4 条（申請）… ……………………………………………………… 1
第 5 条（審査）… ……………………………………………………… 2
第 6 条（事前審査）… ………………………………………………… 2
第 7 条（公認の期間）… ……………………………………………… 2
第 8 条（再公認）… …………………………………………………… 2
第 9 条（改造・修理）… ……………………………………………… 3
第 10 条（公認証）… …………………………………………………… 3
第 11 条（公認測量者）… ……………………………………………… 3
第 12 条（測量）… ……………………………………………………… 3
第 13 条（公認料）… …………………………………………………… 3
第 14 条（申請者の負担する費用）… ………………………………… 4
第 15 条（プール管理者）… …………………………………………… 4

第２章
第１節

通

公認競泳プール

則第 16 条（公認競泳プールの種類・形状）… ………………………… 5
第 17 条（許容される過長値・過短値）… …………………………… 5
第 18 条（プール壁）… ………………………………………………… 5
第 19 条（端壁）… ……………………………………………………… 6
第 20 条（スタート台と水深の関係）… ……………………………… 6

第 21 条（スタート台）… ……………………………………………… 6
第 22 条（レーンライン・クロスライン）… ………………………… 8
第 23 条（床面のレーンライン）… …………………………………… 9
第 24 条（端壁のレーンライン）… …………………………………… 9
第 25 条（５m ラインおよび中央ライン）… ………………………… 10
第 26 条（その他のライン）… ………………………………………… 10
第 27 条（レーンロープ）… …………………………………………… 10
第 28 条（背泳ぎ用標識）… …………………………………………… 11
第 29 条（不正出発防止用ロープ）… ………………………………… 11
第 30 条（タッチ板の取付）… ………………………………………… 12
第 31 条（照明）… ……………………………………………………… 12
第 32 条（水温調節および循環ろ過）… ……………………………… 12
第 33 条（飛込プールとの間隔）… …………………………………… 12
第 34 条（接続する他プールとの併設禁止）… ……………………… 13
第 35 条（競泳プール設置基準）… …………………………………… 13

第２節

50m 一般プール

第 36 条（主要項目）… ………………………………………………… 13
第 37 条（端壁の水面上の立ち上り）… ……………………………… 14
第 38 条（スタート台の寸法）… ……………………………………… 14
第 39 条（ 50 ｍプールを 25 m 併用プールとして使用する場合）
…… 14

第３節

50m 国際プール

第 40 条（主要項目）… ………………………………………………… 16
第 41 条（端壁の水面上の立ち上がり）… …………………………… 16
第 42 条（スタート台の寸法）… ……………………………………… 16
第 43 条（スタート台の装備）… ……………………………………… 16
第 44 条（ 25 m プールと併用のプール）……………………………… 16

第 45 条（照明）… ……………………………………………………… 16

第４節

25m 一般プール

第 46 条（主要項目）… ………………………………………………… 17
第 47 条（端壁の水面上の立ち上り）… ……………………………… 17
第 48 条（スタート台の寸法）… ……………………………………… 17

第５節

25m 国際プール

第 49 条（主要項目）… ………………………………………………… 18
第 50 条（端壁の水面上の立ち上り）… ……………………………… 18
第 51 条（スタート台の寸法）… ……………………………………… 18
第 52 条（スタート台の装備）… ……………………………………… 18
第 53 条（照明）… ……………………………………………………… 18

第３章
第１節

通

公認飛込プール

則第 54 条（公認飛込プールの種類）… ………………………………… 19
第 55 条（基線および軸線）… ………………………………………… 19
第 56 条（高さの許容誤差）… ………………………………………… 19
第 57 条（水深）… ……………………………………………………… 19
第 58 条（屋外プールの方向）… ……………………………………… 20
第 59 条（照明および採光）… ………………………………………… 20
第 60 条（水温調節）… ………………………………………………… 20
第 61 条（波立て装置）… ……………………………………………… 20
第 62 条（採点台）… …………………………………………………… 20
第 63 条（温浴槽）… …………………………………………………… 20
第 64 条（陸上トレーニング施設）… ………………………………… 20

第 65 条（リザルトシステム）… ……………………………………… 21
第 66 条（指導・勧告）… ……………………………………………… 21

第２節

一般飛込プールの飛板

第 67 条（設置）… ……………………………………………………… 21
第 68 条（寸法および製品）… ………………………………………… 21
第 69 条（飛板の固定方法）… ………………………………………… 21
第 70 条（可動式支点）… ……………………………………………… 21
第 71 条（飛板の支持台）… …………………………………………… 22
第 72 条（支点の中心線と飛板の据付け）… ………………………… 22
第 73 条（飛板の配置）… ……………………………………………… 22
第 74 条（飛板に関する主要項目）… ………………………………… 22

第３節

一般飛込プールの飛込台

第 75 条（設置）… ……………………………………………………… 23
第 76 条（飛込台の寸法および軸線間の距離）… …………………… 24
第 77 条（飛込台の構造）… …………………………………………… 24
第 78 条（飛込台先端の形状）… ……………………………………… 25
第 79 条（滑り止め）… ………………………………………………… 25
第 80 条（手すり）… …………………………………………………… 25
第 81 条（階段）… ……………………………………………………… 26
第 82 条（飛込台に関する主要項目）… ……………………………… 26
第 83 条（１ｍ、３ｍ、５ｍ飛込台）… ……………………………… 26

第４節

国際飛込プール

第 84 条（飛板および飛込台に関する主要項目）… ………………… 27
第 85 条（競泳プールとの間隔）… …………………………………… 28
第 86 条（この節に定めのない事項）… ……………………………… 28

第５節

飛込プールの全体配置

第 87 条（全体配置）… ………………………………………………… 28
第 88 条（飛込台の配置）… …………………………………………… 28〔別図４〕… …………………………………………………… 29

第４章
第１節

通

公認水球プール

則第 89 条（公認水球プールの種類）… ………………………………… 30
第 90 条（プールおよび競技エリア）… ……………………………… 30
第 91 条（標識およびサイドライン）… ……………………………… 30
第 92 条（バウンダリーライン）… …………………………………… 31
第 93 条（ゴールラインとプール壁との距離）… …………………… 31
第 94 条（競技役員のスペース）… …………………………………… 31
第 95 条（ゴール）… …………………………………………………… 31
第 96 条（水球プールの一般配置）… ………………………………… 32
第 97 条（水深）… ……………………………………………………… 33
第 98 条（水温調節）… ………………………………………………… 33

第２節

一般水球プール

第３節

国際水球プール

第 99 条（照明）… ……………………………………………………… 33

第 100 条（照明）………………………………………………………… 33
第 101 条（プールの水）………………………………………………… 33

第５章

公認アーティスティックスイミング競技プール

第１節

通

則

第 102 条（公認アーティスティックスイミング競技プールの種類）…… 34
第 103 条（フィギュア競技エリアおよびルーティン競技エリア）…… 34
第 104 条（プールの水）………………………………………………… 34
第 105 条（水温調整）…………………………………………………… 34

第２節

一般アーティスティックプール

第 106 条（フィギュア競技エリア）…………………………………… 34
第 107 条（ルーティン競技エリア）…………………………………… 35
第 108 条（プール底の傾斜）…………………………………………… 35
第 109 条（ラインの位置）……………………………………………… 35

第３節

国際アーティスティックプール

第 110 条（ルーティン競技エリア）…………………………………… 36
第 111 条（水温）………………………………………………………… 36
第 112 条（照明）………………………………………………………… 36
第 113 条（自動記録機器）……………………………………………… 36
第 114 条（音響装置および表示基準）………………………………… 36
第 115 条（プラットフォーム）………………………………………… 36
第 116 条（ジャッジ台）………………………………………………… 36〔 別図６〕……………………………………………………… 36〔 別図７〕……………………………………………………… 37〔 別図８〕……………………………………………………… 37〔 別図９〕……………………………………………………… 38〔 別図 10〕… ………………………………………………… 38

第６章

補

則

第 117 条（規則に定めのない事項）…………………………………… 39
第 118 条（施行ならびに再公認）……………………………………… 39

要領および関連付則
プール測量実施要領…………………………………………………… 40
測量関連付則…………………………………………………………… 45

付

属

資

料

プール公認規則における「プール管理者」設置の意義について… 47
プール水深とスタート台の高さに関するガイドライン…………… 48
公認・推薦一覧表……………………………………………………… 53
全国公認測量者名簿…………………………………………………… 54
別表１

プール公認料・再公認料…………………………………… 55
1 . 公認料・再公認料… ……………………………………… 55
2 . 事前審査料… ……………………………………………… 55

別表２

公認測量者旅費定額料……………………………………… 56

書
様式 18−1

式 ・ 様式

公称（ 50 m、25 m）競泳プール事前公認申請書（国際、一般）… …………………………………… 57

様式 18−1 の２

公称（ 50 m、25 m）競泳プール公認申請書（国際、一般）… …………………………………… 58

様式 18−1 の 3

公称（ 50 m、25 m）競泳プール再公認申請書（国際、一般）… …………………………………… 59

様式 18−1 の 4

公称 50 m プールチェックシート………………… 60

様式 18−1 の 5

公称 25 m プールチェックシート………………… 61

様式 18−2

飛込プール事前公認申請書（一般・国際）……… 62様式 18−2 の 2

飛込プール公認申請書（一般・国際）…………… 63

様式 18−2 の３

飛込プール再公認申請書（一般・国際）………… 64

様式 18−2 の 4

飛込プール公認チェックシート… ……………… 65

様式 18−3

水球プール（専用）事前公認申請書… ………… 66

様式 18−3 の２

水球プール（専用）公認申請書… ……………… 67

様式 18−3 の 3

水球プール（専用）再公認申請書… …………… 68

様式 18−4

公認プール測量結果一覧表（光波測距儀用）…… 69

様式 18−4 の 2

公認プール測量結果一覧表（鋼巻尺用）………… 70

様式 18−5

公認料請求書… …………………………………… 71

様式 18−6

公認料領収書… …………………………………… 72

様式 18−7

旅費交通費 ､ 申請文書作成費請求書… ………… 73

様式 18−8

旅費交通費 ､ 申請文書作成費領収書… ………… 74

（公財）日本水泳連盟プール公認規則
第１章

総

則

第 1 条（目的）この規則はわが国の水泳競技（競泳、飛込、水球、アーティス
ティックスイミングおよび日本泳法をいう。以下同じ）の発展と水泳競技会の円滑かつ公正な運営を図るため、水泳競技に使用されるプールならびにその付属設備の公認の基準とその手続きを定めることを目的とする。
第 2 条（転載の禁止）
本連盟の許可なく本規則の全部または一部を転載してはならない。
第 3 条（公認プール）①

この規則において公認プールとは、本連盟の「競技会および海外交流規則」に定める公式競技会または公認競技会に使用する競技場として本連盟が適格と認め公認したプールをいう。

②

本公認規則の規定は、水泳競技会の円滑かつ公正な運営を妨げない範囲において、常務理事会の議を経て、緩和して適用することができる。

第 4 条（申請）①

この規則によりプールの公認を受けようとする者は、所定の様式により申請書と本規則第 1 1 条に定める公認測量者の作成した測量結果一覧表各２通に必要資料を添え、プール所在地を管轄する本連盟加盟団体（以下加盟団体という）に提出しなけ
ればならない。

②

前項の申請を受けた加盟団体は、書類および付属資料を点検−1−

のうえ本連盟に送付しなければならない。
③

加盟団体は申請書および測量結果一覧表各１通を手許に残し、プールの存続する期間中これを保存しなければならない。

（様式・申請書は 18−１から 18−3 の 3）
第 5 条（審査）①

公認にあたっては、本連盟施設用具委員会において審査（飛込プールについては飛込委員会との合議）のうえ、常務理事会においてこれを決定する。

②

審査結果の適否は加盟団体を通じ申請者に伝達されるものとする。

第 6 条（事前審査）①

使用する材料の如何を問わず、プールの計画または設計の段階において、公認についての事前審査を申請することが望ましい。

②

前項の事前審査を申請しようとする者は、所定の申請書および資料に別に定める審査料を添えて加盟団体に提出しなければならない。

③ 第 4 条第 2 項および前条の規定は事前審査にこれを準用する。
第 7 条（公認の期間）
公認の有効期間は公認が決定した日より満５年間とする。
第 8 条（再公認）①

公認の期間が満了したのち引き続き公認を受けようとする者
は所定の様式による申請書を提出しなければならない。

②

申請の方法および審査手続きについては第 4 条ならびに第 5条の規定を準用する。再公認の申請にあたっては、公認測量者の所見を記した申請書を提出するものとする。

③

再公認の有効期間は前回の（再）公認の有効期間満了の日の翌日より満５年間とする。
−2−

④

前３項の規定は以後の再公認の更新についても適用する。

第 9 条（改造・修理）①

第 7 条および前条第 3 項の規定にかかわらず、プールの改造
もしくは大規模な破損修理を行ったときは、（再）公認の有効期間はそのときをもって終了するものとする。

②

前項に該当するプールについて再び公認を受けようとすると
きは第 4 条に定める手続きによらなければならない。

第 10 条（公認証）①

公認を受けたプールに対して、公認証およびプレートを交付する。

②

前項のプレートは、これをプール内の目立つ箇所に掲示しなければならない。

第 11 条（公認測量者）①

本連盟及び加盟団体に本連盟の公認する測量者（ 以下公認
測量者という）を置くものとする。

②

加盟団体における公認測量者の定員は１加盟団体につき１名とする。
ただし、加盟団体の事情により２名以上とすることができる。

③

公認測量者は本連盟の指示を受け、プール建設についての指導・助言を行うことができるものとする。

④

公認測量者に関するその他の事項は付則でこれを定める。

第 12 条（測量）公認の申請に際しては本連盟または加盟団体が派遣する公認測量者による実地測量を受けなければならない。公認測量者は、別に定めるプール測量実施要領によって実地測量を実施しなければならない。
第 13 条（公認料）
公認を受けた申請者は別表に定める公認料を本連盟に納付しな−3−

ければならない。再公認の場合も同様とする。
（別表１）
第 14 条（申請者の負担する費用）
申請者は公認料のほか、次に掲げる費用を負担しなければならない。
１．公認測量者旅費規定に定める費用。
（測量関連付則第 2 条および別表 2 ）
２．公認測量者助手に対する日当および旅費。
（測量関連付則第2 条）
３．申請に要した文書作成費、通信費等の付帯経費。
（ 測量関連付則第 2 条）
第 15 条（プール管理者）①

公認プールには次のいずれかの資格を有する者をプール管理者として置かなければならない。申請者にその資格コード（ 01～ 08）と登録番号を記入すること。

（01）（公財）日本体育協会公認水泳指導員（02）（公財）日本体育協会公認水泳上級指導員（03）（公財）日本体育協会公認水泳コーチ（04）（公財）日本体育協会公認水泳上級コーチ（05）（公財）日本体育協会公認水泳教師（06）（公財）日本体育協会公認水泳上級教師（07）（公財）日本体育施設協会水泳指導管理士（08）（公社）日本プールアメニティ協会プール衛生管理者②

プール管理者はプール水泳競技施設としてふさわしい環境を備え、かつ利用者にとって有益で快適な運営が行われるように
指導、勧告または助言を行うものとする。
注：本条に定めるプール管理者はライフ・ガード、監視人あるいは単なるプール番ではなく、またプールに常駐する必要はない。

−4−

第２章
第１節

公認競泳プール
通則第 16 条（公認競泳プールの種類・形状）①

公認競泳プールとは公称 5 0 m 国内基準競泳プール（以下、「 50 m 一般プール」という）、
公称 50 m 国際基準競泳プール（以下、「 50 m 国際プール」という）、
公称 25 m 国内基準競泳プール（以下、「 2 5 m 一般プール」という）、公称 2 5 m 国際基準
競泳プール（以下、「 25 m 国際プール」という）をいう。

②

プールの形状は長方形でなければならない。
注： 以下 こ の 章 お よ び 次章 で 定 め る 寸法 ま た は 角度 の う ち（ ）内のアルファベット文字を付したものは、別図に示される箇所の数値である。
第 17 条（許容される過長値・過短値）①

プール長の許容最大過長値（端壁面の凹凸によるものを含む）
は 10 mm とし、過短は認められない。

②

その他の寸法の許容最大過長値・過短値は特に指定あるものを除き、表示有効数字の最終桁の 1 ／ 2 以下とする。

第 18 条（プール壁）①

プールを囲む壁のうち、スタート台側の壁およびそれに正対する壁を端壁といい、端壁に接する壁を側壁という。

②

壁はすべて鉛直でかつ相対するそれぞれの壁は平行でなければならない。

③

壁の構造（以下躯体という）はすべて堅固な材質で構築されなければならない。

④

前項の堅固な材質とは、鉄筋コンクリート、プレストレスト・
コンクリート、鋼、ステンレス鋼、アルミニウム及びその合金、−5−

ＦＲＰ材をいう。これら以外の材質で本連盟が審査した結果これらの材質と同等以上のものとして認めた材質をいう。
⑤

プール壁に使用するタイル類は第 3 項にいう躯体とは見なさない。

第 19 条（端壁）①

端壁の表面は、その上端から水面下少なくとも 0 . 8 0 m まで
滑り止め仕上げを行わなければならない。

②

水深が深いプールにあっては端壁の水面下 1 . 2 0 m 以上の箇所に幅 0 . 1 0 m 以上 0 . 1 5 m 以下の休息だな、または休息用の
奥行き、0 . 1 0 m 以上 0 . 1 5 m 以下の休息用のくぼみを設けることができる。たなとくぼみを両方設ける場合は奥行きを最大
0 . 30 m する。

③

端壁にプール水を排水 ･ 循環ろ過するための吸込み口を設置する場合は、吸込み防止金具を設け、レーンロープの直下に位置するよう配置しなければならない。

④

端壁に「のぞき窓」を設置するときは、その上縁の位置が水面下 0 . 80 m よりも深くなるように設置し、かつ「のぞき窓」の表面は端壁と同一平面を構成するようにしなければならない。

⑤端壁の下壁とプール底面との接合部を曲面仕上げとする場合、端壁は水面下 1 . 00 m または端壁前方の水深マイナス 0 . 15 m のいずれか深いところまでの範囲を平面としなければならない。
第 20 条（スタート台と水深の関係）
端壁前方 6 . 0 m までの水深が 1 . 3 5 m 未満であるときはスター
ト台を設置してはならない。
第 21 条（スタート台）①

スタート台の材質は「ばね」の効果を持たない堅固なものでなければならない。

②

スタート台の傾斜角（M）は 10 度以下とし、調整可能なバッ−6−

クプレートの設置が望ましい。また、バックストロークレッジ
を使用することができる。
③

スタート台の上面は全面滑り止め仕上げを施さなければならない。

④

スタート台の前面および両サイドに前方飛込スタート用のグリップを備えなければならない。両サイドの前方飛込スタート
用のグリップは、手すりとすることができる。
スタート台の天板の厚みが 4 cm を超えるときは、前方飛込
スタート用として左右にそれぞれに長さ 10 cm 以上のグリップを取り付けるほか、前縁部は長さ 50 cm に渡って天板上面から3 cm の厚さになるように切込みを施すことが望ましい。

⑤

背泳ぎスタート用グリップの要件は次の通りとする。
１．取付け位置（H） 水面上 0 . 30 m 以上 0 . 60 m 以下
ただし、タッチ板を所定の位置に取付けて使用できる高さ以上でスタート台前面の高さを超えないこと
２．形状

３．取付け方法⑥

水平、垂直またはその併用
スタート台前面より突出しないこと。

タッチ板を装着する端壁のスタート台は、スタート台のいずれの部分も端壁より 1 0 mm を超えて水面上に突出してはならない。タッチ板を装着しない端壁のスタート台は、いずれの部分も端壁より突出してはならない。

⑦

レーン番号はスタート台からプールに向かって右端を第１レーンとする。ただし 1 0 レーンのプールでは右端を第 0 レーンとする。番号は、アラビア数字により次の方法で取付けなければならない。ただし、5 0 m 種目においてはターン側からスタートするためレーン番号は逆になる。
１．ブロック式スタート台（着脱式を含む）
前後左右４面−7−

２．連続式スタート台
少なくともレーン中央の前面１カ所（スタート台上面またはスタート台後方から見える位置にも取付けることが望ましい。
）⑧

50 m プールにあっては、ターン側にもスタート台を設置し、その上面の形状、寸法および前縁の水面上の高さはスタート側のものと同一でなければならない。
（ただし、練習用プールは
この限りでない）⑨

着脱式スタート台を設置するプールにあっては、詳細な図面を本連盟に提出し審査を受けるとともに、取り付けのためのマーキング等については公認測量者の確認を得なければならない。

⑩

スタート台下部には、映像装置を設置することができる。ただし、映像装置は、フラッシングしてはならず、背泳ぎのスター
ト時に映像を動かしてはならない。

第 22 条（レーンライン・クロスライン）
レーンラインおよびクロスラインの幅および色は次の通りとする。
−8−

１．幅（A）

0 . 20 m 以上 0 . 30 m 以下

２．色周囲と明瞭に識別できる暗色
第 23 条（床面のレーンライン）
床面のレーンラインは各レーンの中央に両端壁から各 2 . 0 m（F）を残し連続する直線とし、その両端に長さ 1 . 0 m（D）のクロスラインを設置しなければならない。また、5 0 m プールにあっては、両端壁から 1 5 m（L4）の位置に、レーンライン上に
長さ 0 . 5 0 m（B）のクロスラインを設置しなければならない。
（L4 はクロスラインの中央までの距離）第 24 条（端壁のレーンライン）
端壁のレーンラインは各レーンの中央に、原則としてスタート
台を除く端壁の高さいっぱいに設置し、水面下 0 . 30 m（C）の位−9−

置に線の中心が来るように長さ 0 . 50 m（B）でレーンラインと同色のクロスラインを設けなければならない。
端壁のレーンラインの水面上の立ち上がりは 0 . 1 0 m 未満であってはならない。

第 25 条（５m ラインおよび中央ライン）
国際プールを除き次のラインを設置することができる。
両端壁から各 5 . 0 m の箇所およびプール中央にプールを横断して両端壁に立ち上がるライン（その幅および色はレーンラインおよびクロスラインと異なるものであることが望ましい。
）
第 26 条（その他のライン）
第 22 ～ 25 条に定めるほかは、
如何なるラインもプール内壁（底面を含む）に常設してはならない。
ただし、第 3 9 条第 1 項第 5 号および同第 2 項第 3 号のレーン
ラインおよびクロスラインを常設するときはこの限りではない。
第 27 条（レーンロープ）①

レーンロープは、レーンの全長にわたりブイの間隔に隙間を生じないように、かつ、たるみのないように張らねばならない。

②

レーンロープブイの直径は 50 mm 以上 150 mm 以下とする。
ただし、国際プールにあっては 1 5 0 mm とする。両端壁から
5 . 0 m までのブイの色は赤色とする。

③

プールの両端から 1 5 . 0 m のブイの色は、隣接するブイと異なる色としなければならない。

④

50 m プールでは、プールの両端から 25 . 0 m のブイの色を隣接するブイと異なる色としなければならない。
−10−

⑤

端壁に固定されたレーンロープ取付け具は端壁面より突出してはならない。

⑥

各レーンの両側にレーンロープを設置する。ただし、プールの幅が 2 5 . 0 m で 1 0 レーンの場合、0 および 9 ーンは片側でもよいものとする。

⑦

レーンロープの両端には、柔らかな素材でできたレーン番号を設置することができる。

⑧

レーンロープの色については、プールの両端は緑色、中央部分のレーンは左右共に黄色、その他は青色を基本とする。
中央部分のレーンとは、
10 レーンのプールでは第４・第５レーンの２レーン９レーンのプールでは第４・第５・第６レーンの３レーン８レーンのプールでは第４・第５レーンの２レーン
７レーンのプールでは第４レーンのみ
６レーンのプールでは第３・第４レーンの２レーンのみとする。

第 28 条（背泳ぎ用標識）①

背泳ぎ用ターン標識として、両端壁から 5 . 0 m（L3）の距離にあって、プール両サイドに立てられた支柱又はスタンドから、プールの水面上 1 . 8 m の高さでプールを横断する旗つきロープが設置できるようにしなければならない。

②

旗は、等辺の長さが 40 cm、上辺の長さが 20 cm の二等辺三角形とし、2 0 cm の辺をロープに固定し、旗の中心相互の間隔
は 25 cm とする。

③

プールの両端壁から各 1 5 m（L4）の位置を示す明瞭な標識をプールの壁側に設けなければならない。

④

標識は各レーンロープにも設けることが望ましい。

第 29 条（不正出発防止用ロープ）①

不正出発（フォールススタート）防止用ロープは、プール両−11−サイドに立てられた支柱又はスタンドから、プールの水面上を水面から 1 . 2 0 m 以上の高さで横断するロープであって、不正出発のときは、競技役員の簡便な操作によりロープが直ちに全てのレーンの水面に落下するように設置しなければならない。
②

前項のロープを設置する位置はスタート台の前方 15 m（L4）とする。

第 30 条（タッチ板の取付）①

競技会の開催時には、プール長が 2 5 . 0 2 m、5 0 . 0 2 m のプー
ルにはスタート側、ターン側の両面に、プール長が 2 5 . 0 1 m、
5 0 . 0 1 m のプールにはスタート側の片面に、タッチ板を装着
し、タッチ板装着の状態でそれぞれ 25 . 00 ｍ、50 . 00 ｍとする。
タッチ板の上部にはレーン番号をふることができる。

②

タッチ板を装着するときは、その有効面の上端が次の位置にあるように設置するものとする。
１．50 m プール

水面上 0 . 30 m

２．25 m プール

水面上 0 . 20 m 以上 0 . 30 m 以下

第 31 条（照明）①

室内プールにおける水面上 1 m の照度は 6 0 0 ルックス以上とする。

②

屋外プールに照明装置を常設する場合には前項の基準を準用する。

第 32 条（水温調節および循環ろ過）
水温は競技中を通じて常に 2 5℃以上 2 8℃以下に保たれるような昇温・冷却の設備、清浄な水質を確保するための循環ろ過装置、減菌装置を必要とする。また、競技中にこの循環ろ過装置を稼動させる場合、明らかに感じられる流れを作ってはならない。
第 33 条（飛込プールとの間隔）
競泳プールと飛込プールとの間隔は次の通りとする。
−12−

１．室内プール 8 . 0 m 以上（ 10 . 0 m が望ましい）
２．屋外プール 10 . 0 m 以上
第 34 条（接続する他プールとの併設禁止）
公認プールに接続する徒渉プールあるいは幼児プールの併設は認めない。
注：「接続する」とは金網、さく、壁等で区画したものをいい、全く別個独立したものは含まない趣旨である。
第 35 条（競泳プール設置基準）
国際競技会その他本連盟が指定する競技会に使用される競泳
プールについては本章の基準によるほか、競泳競技会用プール施設要領によるものとする。

第２節

50m 一般プール

今後、国内主要大会を実施あるいは実施することが見込まれるプールにあっては、「競泳競技会用プール施設要領」に基づき計画し建設することが望ましい。
第 36 条（主要項目）
前節に定める以外の主要項目は次の通りとする。
１．長さ（L1）
タッチ板をスタート台側のみに設置する場合

50 . 01 m

タッチ板を両端壁に設置する場合

50 . 02 m

２．幅（L2）15 . 4 m 以上

３．水深（G）

1 . 35 m 以上

４．レーンの数

6 レーン以上

５．レーンの幅（E）

2 . 50 m−13−

６．レーン両端の余幅

0 . 20 m 以上で休息だなの幅以上

第 37 条（端壁の水面上の立ち上り）
タ ッ チ 板 を 設置 す る 側 の 端壁 の 水面上 の 立 ち 上 り（N） は
0 . 3 0 m と し、 他方 の 端壁 の 水面上 の 立 ち 上 り は 0 . 2 0 m 以上
0 . 30 m 以下とする。
端壁の水面上の立ち上りは着脱式とすることができる。着脱式の端壁を設置するプールにあっては、詳細な図面を本連盟に提出して審査を受けるとともに、取り付けのためのマーキング等については公認測量者の確認を得なければならない。
第 38 条（スタート台の寸法）
スタート台の要目は次の通りとする。
１．スタート台の高さ（K） 0 . 50 m 以上 0 . 75 m 以下
２．台の上面の面積（I×J） 0 . 50 m×0 . 50 m 以上
第 39 条（ 50 ｍプールを 25 m 併用プールとして使用する場合）①

50 m 一般プールの短辺方向を 25 m 一般プールとして使用する場合は、次の規定による。
１．プール長（ 5 0 m プールの幅）は 2 5 . 0 1 m（タッチ板を両サイドに設置するときは 25 . 02 m）とする。
２．端壁（ 50 m プールの長辺）の水面上の立ち上がりは 0 . 20 m
以上 0 . 30 m 以下とする。
３．25 m プールのレーンの幅（E）は 2 . 00 m 〜 2 . 50 m とする。
４．床面のレーンラインは 5 0 m プールを優先させるものとし、25 ｍプールのレーンラインは仮設対応とする。
５．端壁のレーンライン及びクロスラインは原則として常設するものとするが、仮設とした場合は各レーンラインの中心を示すマーキングを施すこと。
６．25 ｍプールのレーンの数は 8 ～ 10 レーンが望ましい。
７．仮設ブリッジ（審判通路）の有効幅は 850 mm 以上とし、−14−

背泳用、フライングポールの設置が可能なものであること。
８．その他については第４節の規定によるものとする。
②

50 m 一般プールの長辺方向を 25 m 一般プールとして使用する場合は、次の規定による。
１．プール長、端壁の水面上の立ち上りは、前項① 1 〜 2 の規定に準ずる。

２．前項①－ 4 のとおり。
３．端壁のレーンラインおよびクロスラインは原則として常設するものとするが、仮設とした場合は各レーンラインの中心を示すマーキングを施すこと。
４．50 m プールおよび 25 m プールの端壁として使用する仕切り壁は、プール長の精度が確保でき、スタート時の反力に耐えられる堅固な構造とし、詳細な図面を本連盟に提出して審査を受けるとともに、定位置に固定するためのマーキング等
については公認測量者の確認を得なければならない。
５．仕切り壁の幅（厚さ）は 1 . 0 m 以上とし、上面にスタート
台設置の場合は 2 . 0 m 以上が望ましい。

第３節

50m 国際プール

この規則において国際プールは、前条に定める公認プールのうち、
国際水泳連盟（以下 “FINA” という）がオリンピック大会、世界選
手権水泳競技大会等 FINA が開催する国際競技会の施設の基準として定めた要件を満たしたプールであって、本連盟がそのために定めた要件を満たすプールをいう。

−15−

第 40 条（主要項目）
第１節に定める以外の主要項目は次の通りとする。
１．長さ（L1）

50 . 02 m

２．幅（L2）25 . 00 m 以上

３．水深（G）

2 . 00 m 以上（ 3 . 00 m を推奨する）

４．レーンの数

10 レーン

５．レーンの幅（E）

2 . 50 m

６．レーン両端の余幅

0 . 00 m 以上

第 41 条（端壁の水面上の立ち上がり）
両端壁の水面上の立ち上がり（N）はそれぞれ 0 . 30 m とする。
第 42 条（スタート台の寸法）
スタート台の要目は次の通りとする。
１．スタート台の高さ（K） 0 . 50 m 以上 0 . 75 m 以下
２．台の上面の面積（I×J） 0 . 50 m×0 . 60 m 以上
第 43 条（スタート台の装備）
スタート台にはリレーの不正出発を感知する装置を備えなければならない。
第 44 条（ 25 m プールと併用のプール）
50 m 国際プールの短辺方向又は長辺方向を 25 m 公認プールとして使用する場合は、前節第 39 条の規定を準用する。ただしレー
ン幅は 2 . 50 m とする。
第 45 条（照明）第 3 1 条第１項の規定にかかわらず、プール水面上１ｍの照度は 1500 ルックス以上とする。

−16−

第４節

25m 一般プール

今後、国内主要大会を実施あるいは実施することが見込まれるプールにあっては、「競泳競技会用プール施設要領」に基づき計画し建設することが望ましい。
第 46 条（主要項目）
第１節に定める以外の主要項目は次の通りとする。
１．長さ（L1）
タッチ板をスタート台側のみに設置する場合

25 . 01 m

タッチ板を両端壁に設置する場合

25 . 02 m

２．幅（L2）12 . 4 m 以上（ 15 . 4 m 以上を推奨）

３．水深（G）

1 . 00 m 以上（ 1 . 35 m 以上を推奨）

４．レーンの数

6 レーン以上

５．レーンの幅（E）

2 . 00 m 〜 2 . 50 m（2 . 50 mを推奨する）
		とし各レーンの幅は均等であること。

６．レーン両端の余幅

0 . 20 m 以上で休息だなの幅以上

第 47 条（端壁の水面上の立ち上り）
タ ッ チ 板 を 設置 す る 側 の 端壁 の 水面上 の 立 ち 上 り（N） は
0 . 3 0 m とし、他方の端壁の水面上の立ち上がり（N）は 0 . 2 0 m
以上 0 . 30 m 以下とする。
端壁の水面上の立ち上りは着脱式とすることができる。着脱式の端壁を設置するプールにあっては詳細な図面を本連盟に提出して審査を受けけるとともに、取り付けのためのマーキング等については公認測量者の確認を得なければならない。
第 48 条（スタート台の寸法）
第２節第 38 条のとおり。

−17−

第５節

25m 国際プール

この規則において国際プールは、前条に定める公認プールのうち、
国際水泳連盟（以下 “FINA” という）がオリンピック大会、世界選
手権水泳競技大会等 FINA が開催する国際競技会の施設の基準として定めた要件を満たしたプールであって、本連盟がそのために定めた要件を満たすプールをいう。
第 49 条（主要項目）
第１節に定める以外の主要項目は次の通りとする。
１．長さ（L1）

25 . 02 m

２．幅（L2）25 . 0 m 以上

３．水深（G）

2 . 00 m 以上（ 3 . 00 m を推奨する）

４．レーンの数

10 レーン

５．レーンの幅（E）

2 . 50 m

６．レーン両端の余幅 0 . 00 m 以上
第 50 条（端壁の水面上の立ち上り）
第３節第 41 条の通り。
第 51 条（スタート台の寸法）
第３節第 42 条の通り。
第 52 条（スタート台の装備）
第３節第 43 条の通り。
第 53 条（照明）第３節第 45 条の通り。

−18−

第３章
第１節

公認飛込プール
通則第 54 条（公認飛込プールの種類）①

公認飛込プールとは国内基準飛込プール（以下この章においては一般飛込プールという）および国際基準飛込プール（以下この章においては国際飛込プールという）をいう。

②

公認飛込プールにあっては１ｍ、３ｍの飛板および５ｍ、7.5 ｍ、10 ｍの飛込台を設置する。

第 55 条（基線および軸線）①

この章において基線とは飛板または飛込台の先端中央を通る鉛直線（Plummet）をいう。

②

この章において軸線とは飛板または飛込台の先端中央と後端
中央とを結ぶ線をいう。隣接する軸線は相互に平行でなければならない。

第 56 条（高さの許容誤差）①

飛板および飛込台それぞれの上面の水面からの高さの誤差は本規定に定める数値の 0 . 00 m から＋ 0 . 05 m までとする。

②

水面の高さは散水装置や発泡装置を稼働する前の状態で測定する。これらの測定は本連盟公認測量者による。

第 57 条（水深）①

規則に定めるそれぞれの最大水深の箇所における水深の誤差は規定数値の−２％まで許容されるものとする。なお、それぞれの水深は第 82 条、第 84 条による。

②

飛込プールにあっては箇所の如何を問わず、水深が 1 . 8 0 m
を下ってはならない。

−19−

第 58 条（屋外プールの方向）
屋外プールにあっては飛板および飛込台は北向きに設置することが望ましい。
第 59 条（照明および採光）①

照明を用いる場合、その照度は水面上１m の高さにおいて
6 0 0 ルックス以上、国際飛込プールについては 1 5 0 0 ルックス
以上とする。

②

照明を用いる場合および屋内プールに自然光を入れる場合には、その光線が演技に着手する競技者およびジャッジの視覚に悪影響を及ぼさないように配慮しなければならない。

第 60 条（水温調節）
水温は、26℃以上とする。
第 61 条（波立て装置）
競技者の水面確認を容易にするために、飛込施設の下に水面を撹拌する装置を設置しなければならない。
水面とプールサイドのレベルが同じプールでは、発泡装置の他に水平散水装置を併設するものとする。
第 62 条（採点台）
審判員の採点台の高さは水面より 1.5 m ～ 2.0 m とする。なお、
1.0 m 飛板飛込ではプールサイドでの使用に適した椅子を用意する。
第 63 条（温浴槽）
飛込台の後方でなるべくプールに近い場所に温水シャワーと温浴槽を設けるものとする。
第 64 条（陸上トレーニング施設）①

飛込プールの近くにスパッティング付の飛板もしくはトランポリンを設置するものとする。ドライエリアにソフトマット付の飛板と飛込台の練習台を設置することが望ましい。

②

国際飛込プールでは飛込プールの近くに陸上練習用ドライラ−20−

ンドを設置する。
③

国際大会に使用する飛込プールに設置するドライランドはFINA ガイドラインに適合する施設であることが必要で、本連盟と協議すること。

第 65 条（リザルトシステム）
リザルトシステムは「飛込競技会用プール施設要領」に従い設置すること。
第 66 条（指導・勧告）
本規定に定めのない事項については、本連盟の指導及び勧告によるものとする。

第２節

一般飛込プールの飛板

第 67 条（設置）
飛板は水面からの基線上の高さ 1 . 0 0 m のもの（１m 飛板）および同 3 . 0 0 m のもの（３m 飛板）の２種類とし、そのいずれをも設置しなければならない。
第 68 条（寸法および製品）
飛板は長さ 4 . 8 m 以上、幅 0 . 5 m 以上で、表面が全面滑り止め
加工、先端部分はトレッドパターンの活動抵抗穴付の板とし、本連盟の推薦品でなければならない。
第 69 条（飛板の固定方法）
飛板の後端は支持台により固定されなければならない。
第 70 条（可動式支点）①

飛板は可動式支点装置（movable falcrums：以下、「ローラー」という。ローラーの長さ 0 . 7 5 m）を移動することにより、競技者自身が容易に調節することができるものでなければならない。
−21−

②

飛板の可動式支点は本連盟が検定したものでなければならない。

第 71 条（飛板の支持台）①

支持台の上面と飛板の上面との垂直距離は 0 . 35 ｍとする。

②

ローラー底部（長さ 0 . 741 ｍ）の先端から支持台の先端までの水平距離は、最大 0 . 4 4 ｍとする。なお、0 . 4 4 ｍを超える場
合、ローラーと後部ちょうつがいを前方に動かし、支持台先端とローラー先端が 0 . 44 ｍになるようにする。

第 72 条（支点の中心線と飛板の据付け）①

ローラーの可動範囲の中央を通り、軸線に直角な水平線を支点の中心線という。

②

可動式ローラーがどの位置にあっても、飛板の先端は完全な水平状態になるように据え付けなければならない。

③

飛板の後端と支点の中心線との距離は飛板の製造者の仕様をもとに決定されるものとする。

第 73 条（飛板の配置）①

飛板は飛込台のわきの片側または両側に配置する。

②

シンクロナイズドダイビングに使用する場合、同じ高さの飛板を２枚以上並列に設置し、選手間の視界を遮るものがあってはならない。

第 74 条（飛板に関する主要項目）
一般飛込プールの飛板の装置に関する主要数値（寸法は最小−22−

値、角度は最大値）は次の通りとする。
符号項（単位：メートル）

飛

目

板

１m

３m

Ａ

プール後方壁との距離

1 . 501 . 50Ｂ

プール側方壁との距離

2 . 503 . 50Ｄ

プール前方壁との距離

9 . 0010 . 25Ｃ

隣接する軸線間の距離

2 . 002 . 20Ｅ

板又は台と天井までの距離

5 . 005 . 00Ｇ

基線前方の上方空間

5 . 00 で 5 . 00

5 . 00 で 5 . 00

Ｆ

基線後方・両側の上方空間

2 . 50 で 5 . 00

2 . 50 で 5 . 00

天井の最大傾斜角30°

Ｈ

基線上の水深3 . 403 . 70ＪＫ

基線前方の水深5 . 00 で 3 . 30

6 . 00 で 3 . 60

ＬＭ

基線側方への水深

1 . 50 で 3 . 30

2 . 00 で 3 . 60

Ｎ

プール底の最大傾斜角30°

注：符号については別図４を参照のこと

第３節

一般飛込プールの飛込台

第 75 条（設置）①

飛込台は水面からの基線上の高さ 0 . 60 m 以上 1 . 00 m 以下のもの（１m 台）、同 2 . 60 m 以上 3 . 00 m 以下のもの（３m 台）、
同 5 . 0 0 m のもの（５m 台）、同 7 . 5 0 m のもの（ 7 . 5 m 台）、
同 10 . 00 m のもの（ 10 m 台）の５種類とする。

②

公認飛込プールにあっては、このうち５m 台、7 . 5 m 台及び10 m 台のいずれをも設置しなければならない。

−23−

第 76 条（飛込台の寸法および軸線間の距離）①

飛込台の最小寸法は次の通りとする。
飛込台の幅

飛込台の長さ

１m 台

1 . 00 ｍ（2 . 90 ｍ）

３m 台

1 . 00 ｍ（2 . 90 ｍ）

５m 台

2 . 90 ｍ

7.5 m 台2 . 00 ｍ

10 m 台

3 . 00 ｍ

5 . 00 m

6 . 00 m（ ）内は望ましい値②

過去の公認実績がある既設のプールに限り、1 0 m 台の幅は3 . 0 0 m 未満であっても、2 . 0 0 m 以上あれば、公認または再公認を与えるものとする。ただし、シンクロナイズドダイビングの競技会を行うためには、第 8 0 条第３項の規定に適合しなければならない。

③

飛込台の幅を前項の表の数値より大としたときは、隣接する軸線からの距離は左右それぞれ増加した幅の 1 ／ 2 を規定値
（第8 2 条符号 B・C と隣接する軸線間の距離）に加算したものとする。

第 77 条（飛込台の構造）
飛込台は堅固な材質で水平に作られ、その構造は下記の数値を満たすものとする。
①

構造全体の振動数：3 . 5 Hz②

基本的な飛込台の振動数：10 . 0 Hz③

基本的なタワーの周波数：3 . 5 Hz④

応力 Px、Py、Pz ＝ 4 5 0 KN の場合、飛込台先端のひずみは最大 1 mm とする。
なお、構造が鉄骨造の場合は上記数値が確保されていることを確認できる資料を添付し事前協議を行う。
−24−

鉄筋コンクリート造の場合はこれを省略できる。
第 78 条（飛込台先端の形状）
飛込台の先端の厚さは 0 . 2 0 m を基本とし、0 . 3 0 m を超えてはならない。また、その先端面は垂直もしくは垂線から内側に 1 0
度以内の傾斜角をもつものでなければならない。
第 79 条（滑り止め）
飛込台の表面および先端には弾力性のある滑り止めシートで、本連盟の承認を得たものを全面に施さなければならない。滑り止
めシートは、表面と先端とを一体とせず別々に敷設する。
（下図）

第 80 条（手すり）①

１m 以下の台を除き飛込台の後方および両側は飛込台の先端から 1 . 0 0 m の点を起点として、飛込台の外縁の外側に沿って、高さ 1 . 0 m 以上で、最低２本の横桟（横棒）を持った手すりに囲われていなければならない。
飛込台の幅 WW

150 mm②

飛込台の左右の手すりの間隔は、国際飛込プールでは台の幅＋ 300 ｍｍ（両側 150 ｍｍづつ）としなければならない。

③

旧規則のもとで公認を受けたプールに限り、1 0 m 台の手す−25−

りの間隔は、2 . 00 m 以上あれば、再公認を与えるものとする。
ただし、手すりの間隔が、3 . 0 0 m 以上なければシンクロナイ
ズドダイビングの競技会は行わない。
第 81 条（階段）
飛込台への昇降用として、固定され、かつ十分な幅の踏込みのある階段（梯子は不可）を設置しなければならない。
第 82 条（飛込台に関する主要項目）
目（単位：メートル）
飛

込

台

符号

項

１m

３m

５m

7.5 m

Ａ

プール後方壁との距離

0 . 751 . 251 . 251 . 25

1 . 50Ｂ

プール側方壁との距離

2 . 503 . 004 . 004 . 505 . 75
13 . 50

10 m

Ｄ

プール前方壁との距離

8 . 009 . 5010 . 25

11 . 00Ｃ

隣接する軸線間の距離

1 . 852 . 202 . 852 . 75

3 . 00Ｅ

板又は台と天井までの距離

3 . 253 . 253 . 253 . 25

4 . 00Ｇ

基線前方の上方空間

5 . 00 で
3 . 25

5 . 00 で
3 . 25

5 . 00 で
3 . 25

5 . 00 で
3 . 25

6 . 00 で
4 . 00Ｆ

基線後方・両側の上方空間

2 . 75 で
3 . 252 . 75 で
3 . 252 . 75 で
3 . 252 . 75 で
3 . 252 . 75 で
4 . 003 . 203 . 503 . 704 . 104 . 50ＪＫ 基線前方の水深4 . 50 で
3 . 105 . 50 で
3 . 40

6 . 00 で
3 . 608 . 00 で
4 . 0011 . 00 で
4 . 25

ＬＭ 基線側方への水深

1 . 40 で
3 . 101 . 80 で
3 . 403 . 00 で
3 . 603 . 75 で
4 . 004 . 50 で
4 . 25天井の最大傾斜角
ＨＮ

基線上の水深30°

プール底の最大傾斜角30°

注 1：符号については別図４を参照のこと

第 83 条（１ｍ、３ｍ、５ｍ飛込台）
１ｍ、３ｍ、５ｍ飛込台の先端は隣接する１ｍ、３ｍ飛板よりもプール中に張り出してはならない。

−26−

第４節

国際飛込プール

第 84 条（飛板および飛込台に関する主要項目）
国際飛込プールの飛板および飛込台の設置に関する主要項目（寸法は最小値、角度は最大値）は次の通りとする。
符号

項

目

Ａ

プール後方壁との距離

飛

板

１m

３ｍ

1 . 801 . 80Ｂ

プール側方壁との距離

2 . 503 . 50Ｄ

プール前方壁との距離

9 . 0010 . 25Ｃ

隣接する軸線間の距離

2 . 002 . 60Ｅ

板又は台と天井までの距離

5 . 005 . 00Ｇ

基線前方の上方空間

5 . 00 で 5 . 00

5 . 00 で 5 . 00

Ｆ

基線後方・両側の上方空間

2 . 50 で 5 . 00

2 . 50 で 5 . 00

天井の最大傾斜角
Ｈ

基線上の水深30°
3 . 403 . 80ＪＫ 基線前方の水深5 . 00 で 3 . 40

6 . 00 で 3 . 70

ＬＭ 基線側方への水深2 . 00 で 3 . 40

Ｎ

プール底の最大傾斜角

符号

項

Ａ
Ｂ

目

2 . 50 で 3 . 70
30°
飛

込

台

１m

３m

５m

7.5 m

プール後方壁との距離

0 . 751 . 251 . 251 . 2510 m
1 . 50

プール側方壁との距離

2 . 503 . 604 . 504 . 755 . 75
13 . 50

Ｄ

プール前方壁との距離

8 . 009 . 5010 . 25

11 . 00Ｃ

隣接する軸線間の距離

2 . 152 . 352 . 852 . 75

3 . 00Ｅ

板又は台と天井までの距離

3 . 503 . 503 . 503 . 505 . 00Ｇ

基線前方の上方空間

5 . 00 で
3 . 505 . 00 で
3 . 505 . 00 で
3 . 505 . 00 で
3 . 50

6 . 00 で
5 . 00Ｆ

基線後方・両側の上方空間

2 . 75 で
3 . 502 . 75 で
3 . 502 . 75 で
3 . 502 . 75 で
3 . 502 . 75 で
5 . 00Ｈ

基線上の水深3 . 303 . 603 . 804 . 505 . 00ＪＫ 基線前方の水深4 . 50 で
3 . 205 . 50 で
3 . 50

6 . 00 で
3 . 708 . 00 で
4 . 4011 . 0 で
4 . 75

ＬＭ 基線側方への水深1 . 90 で
3 . 202 . 30 で
3 . 503 . 50 で
3 . 704 . 50 で
4 . 405 . 25 で
4 . 75天井の最大傾斜角Ｎ30°

プール底の最大傾斜角30°

注 1：符号については別図４を参照のこと−27−

第 85 条（競泳プールとの間隔）
競泳プールとの間隔は第 33 条の通り。
第 86 条（この節に定めのない事項）
この節において特に定めのない事項については一般飛込プールの規定による。

第５節

飛込プールの全体配置

第 87 条（全体配置）
飛込プールにおける各施設の配置は次頁の図の通りとする。
注１．本表の符号は別図４を参照のこと。
注２．A、B、D、F、G、J、L は基線との水平距離。
注３．C は軸線間の水平距離。
注４．E、H は基線上、K、M は基線と平行な線上の垂直距離。
注５．G、F の上方空間とは何らの障害なく有効に利用し得る空間をいう。
注６．傾斜角とは規定以上の高さまたは深さのポイントと、規定の高さまたは深さのポイントとを結んだ線と水平線が作る角度をいう。
第 88 条（飛込台の配置）
飛込台の直下に別の飛込台等を設置する場合は、上の台は下の台より 0 . 75 ｍ（ 1 . 25 ｍを推奨）以上張り出すものとする。

−28−

〔別図４〕−29−

第４章

公認水球プール

第１節

通則第 89 条（公認水球プールの種類）
公認水球プールとは、国内基準による国内基準公認水球プール（以下、「一般水球プール」という）および国際基準により本連盟が公認した国際基準公認水球プール（以下、「国際水球プール」という）とする。
第 90 条（プールおよび競技エリア）①

プールは長方形とし、競技エリア（以下、「フィールド」という）の大きさは、次の通り（ただし、第 97 条を満たすもの）とする。
長辺

男子 33 . 3 ｍ（ゴールライン間 30 . 0 ｍ）
女子 28 . 3 ｍ（ゴールライン間 25 . 0 ｍ）

短辺②

男女 20 . 0 ｍ

フィールドを 5 0 m 競泳プール内に設ける場合、プール中央に設けることが望ましい。
第 91 条（標識およびサイドライン）①

フィールドの両サイドには明瞭に識別できる次の標識を設置しなければならない。
１．ゴールラインの位置

白色

２．ゴールラインのから各 2 . 0 m の位置

赤色

３．ゴールラインのから各 5 . 0 m の位置

黄色

４．ゴールライン間の中央

白色②

サイドライン（フィールドロープ等）の色は次の通りとする。
１．バウンダリーラインからゴールラインの間

白色

２．ゴールラインから 2 . 0 m ラインの間

赤色

−30−

黄色

４．5 . 0 m ラインからハーフラインの間

緑色③

３．2 . 0 m ラインから 5 . 0 m ラインの間

バウンダリーラインには、再入水エリアを示すためベンチサ
イドコーナーから各 2 . 0 m の位置に赤色標識を設置しなければならない。

第 92 条（バウンダリーライン）
各ゴール後方のフィールドの境界を示すバウンダリーライン
は、ゴールラインの後方（外側）0 . 3 0 m の位置に設置するものとする。
第 93 条（ゴールラインとプール壁との距離）
各ゴールラインと後方のプール壁との距離は 1. 66 m 以上とする。
第 94 条（競技役員のスペース）①

レフェリー用としてプールの両サイドに、ゴールラインから
反対サイドのゴールラインまで自由に歩け、かつ、フィールド全体を充分見渡せる通路を設けなければならない。

②

ゴールジャッジのために各ゴールラインを見通せる位置にス
ペースを設けなければならない。

第 95 条（ゴール）①

ゴールポスト（ゴールの両端にあって水面に対し垂直の柱以下同じ）およびクロスバー（２本のゴールポストの上部両端をつなぐ水面に平行な横棒以下同じ）は木、金属又はプラスチック製であって、その断面はゴールラインに接する面が一辺
7 . 5 cm の長方形のもので白色に塗装されたものでなければならない。

②

ゴールポストは強固で安定した材質のもので、その前面はゴールラインに接し、かつフィールドの左右両端からそれぞれ
等距離になければならない。

③

ゴールにはキーパーのための休息場所を作ってはならない。
−31−

④

ゴールポストの間隔は、内側で 3 . 00 m とする。

⑤

クロスバーの下面は水面上 0 . 9 m とする。

⑥

ゴールにはゴールラインの後方少なくとも 0 . 3 m までゴール
全体をおおう柔軟性のある網を設け、その網はゴールポストとクロスバーに固定されていなければならない。

第 96 条（水球プールの一般配置）
水球プールの一般配置は次の通り。
〔別図５〕水球プールの一般配置−32−

第 97 条（水深）フィールド内の水深は 2 . 00 m 以上とする。
第 98 条（水温調節）
水温は、25℃以上 27℃以下とする。

第２節

一般水球プール

第 99 条（照明）フィールド内の水面上 1 ｍの照度は 600 ルックス以上とする。

第３節

国際水球プール

第 100 条（照明）フィールド内の水面上 1 ｍの照度は 1, 500 ルックス以上とする。
第 101 条（プールの水）
プールの水は淡水を使用しなければならない。

−33−

第５章

公認アーティスティックスイミング競技プール
第１節

通

則

第 102 条（公認アーティスティックスイミング競技プールの種類）
公認アーティスティックスイミング競技プール（以下公認アーティスティックプールという）とは、国内基準による国内基準公認アーティスティックプール（以下一般アーティスティックプールという）および国際基準により本連盟が公認した国際基準公認
アーティスティックプール（以下国際アーティスティックプールという）をいう。
第 103 条（フィギュア競技エリアおよびルーティン競技エリア）
アーティスティックスイミング競技のうちフィギュア競技に使用される区域をフィギュア競技エリア、ルーティン競技に使用される区域をルーティン競技エリアという。
第 104 条（プールの水）
プールの水は水底まではっきり見えるよう透明でなければならない。
第 105 条（水温調整）
水温は 27℃ ± １℃とすること。

第２節

一般アーティスティックプール

第 106 条（フィギュア競技エリア）①

フィギュア競技には、それぞれ縦 1 0 . 0 ｍ × 横 3 . 0 ｍの水域
を２か所準備すること。

②

両水域ともプールの壁近くに設け、10.0 ｍのサイドがプールの−34−

壁と平行かつ壁から 1.5 ｍ以内のところに位置するようにする。
③

一方の水域は水深 3 . 0 ｍ以上、他方は 2 . 5 ｍ以上とする。

（別図６）
④

フィギュア競技用とルーティン競技用の水域が同じであってもよい。

第 107 条（ルーティン競技エリア）①

ルーティンセッションには 12 . 0 ｍ ×25 . 0 ｍ以上の水域を用意し、そのうちの 12 . 0 ｍ ×12 . 0 ｍ分は水深 3 . 0 m 以上なければならない。残りの水域の水深は最低 2 . 0 m とする。
（別図７）

②

ソロとデュエットにおける競技場の幅と長さは 2 本のレーン
で（最大幅は 16 . 0 ｍ、長さ 25 . 0 ｍ）範囲を定める。

③

ソロとデュエットでは、競技場の幅および長さの範囲を定めてもよい。

第 108 条（プール底の傾斜）
水深が 2 . 0 m 以上の場合、壁際での水深が 2 . 0 m で、壁から最大 1 . 2 m のところで通常の水深に達するように傾斜していればよい。（別図８）
第 109 条（ラインの位置）
床面にレーンマーキングがない場合、プールの長さに沿って一方向の目立つ線を複数引かなければならない。

第３節

国際アーティスティックプール

オリンピック競技大会および世界選手権大会におけるアーティス
ティックスイミング競技場は、「アーティスティックスイミング競
技会用プール施設要領」のアーティスティックスイミング（競技場詳細）図を参照のこと。
−35−

第 110 条（ルーティン競技エリア）
ルーティン競技では、最低 20 . 0 ｍ ×30 . 0 ｍの水域を必要とし、そのうちの 1 2 . 0 ｍ ×1 2 . 0 ｍは水深が 3 . 0 ｍ以上なければならない。残りの水域は 2 . 5 ｍ以上とする。水深 3 . 0 ｍから水深 2 . 5 ｍ
への傾斜水域は 8 . 0 ｍ以上の距離を確保しなければならない。
（別図９、10）
第 111 条（水温）
水温は第 105 条を適用する。
第 112 条（照明）
水面上 1 ｍの照度は 1 ,500 ルックス以上とする。
第 113 条（自動記録機器）
自動記録機器はアーティスティックスイミング競技会用プール
施設要領を参照のこと。
第 114 条（音響装置および表示基準）
音響装置および表示基準はアーティスティックスイミング競技
会用プール施設要領を参照のこと。
第 115 条（プラットフォーム）
プラットフォームは、アーティスティックスイミング競技会用
プール施設要領を参照のこと。
第 116 条（ジャッジ台）
ジャッジ台は、アーティスティックスイミング競技会用プール
施設要領を参照のこと。
〔 別図６〕−36−

〔 別図７〕〔 別図８〕−37−

〔 別図９〕〔 別図 10〕

−38−

第６章

補

則

第 117 条（規則に定めのない事項）①

本規則に定めのない事項については・競泳競技会用プール施設要領
・飛込競技会用プール施設要領
・アーティスティックスイミング競技会用プール施設要領
・プール公認規則・測量関連付則②によるものとする。

上記のいずれの定めにない事項は本連盟がこれを決定する。

第 118 条（施行ならびに再公認）①

本規則は 2018 年４月１日から施行する。
ただし、2014 年規則により計画されたプールで、2018 年４月以降に竣工するものにあっては、2014 年規則または本規則のいずれか申請者の選択するものに従って公認されるものとする。

②

旧規則のもとで公認されたプール
2 0 1 8 年３月以前に公認を受けたプールについては、この規則に基づく公認を受けたものとみなし、再公認を与える。

③

規則第 9 条に規定する、改造・修理により再び新規公認を受ける場合、できる限り本規則を充足することが要求されるが、充足できない部分が残る場合、その部分が当初公認を受けた規則に合致する限り、旧規則による再公認とみなす。ただし、再公認料については公認料同等（新規公認料）とする。

附則 1

本規則は平成 30 年（ 2018 年）4 月 1 日より施行する。

−39−

プール測量実施要領
１．使用用具光波測距儀または鋼巻尺およびトランシットとし、必要に応じてレベルを用いる。トランシットは 2 0 秒読み以上で、できる限り精度の高いものを使用すること。
２．基準点の決定
図１において、プールＡＢＣＤに対し、基準となる長方形Ａ 1
Ｂ 1 Ｃ 1 Ｄ 1 を決定する。
①

まず、プール建設時の基準墨に平行にＡ 1 Ｂ 1 を決定する。

その時 ℓ1（スタート側）をできる限り 0 . 20 m に近くなるように設定する。
②

次に∠Ａ 1 , ∠Ｂ 1（内角）の３倍角ができる限り 2 7 0°に近くなるようにＡ 1 Ｄ 1 およびＢ 1 Ｃ 1 の方向を定める。
③

Ａ 1 , Ｄ 1（＝Ｂ 1 Ｃ 1）＝ 24 , 600 m（ 50 m プールにあっては49,600 m）となるようにＣ 1 , Ｄ 1 を定める。
④

Ａ 1 Ｂ（＝Ｃ1
1 Ｄ 1）となっていることを確認した後、Ａ1,Ｂ1,

Ｃ 1 , Ｄ 1 の位置保存のための測量基準点（ポイント）を設ける。
（リベットあるいはステンレスプレートは以後の確認測量のため保存すること）⑤∠Ｃ 1 , ∠Ｄ 1 の３倍角測量を行う。

（図１）

−40−

３．基準長の求め方
1） 光波距離儀による方法
Ａ 1 , Ｄ 1（＝Ｂ 1 Ｃ 1）を光波距離儀により測定し、基準長Ｌを求める。（ただし、基準長は L ＝（Ａ 1 Ｄ 1 ＋Ｃ 1 Ｂ 1）／ 2 ）なお、光波距離儀は日本測量機器工業会等の第三者機関の検査
証明書の添付されたもので、完成時まで同一のものを使用しなければならない。
2）鋼巻尺による方法
Ａ 1 , Ｄ 1（＝Ｂ 1 Ｃ 1）に鋼巻尺の温度補正、張力補正および器差を加え、基準長Ｌを求める。
（ただし、基準長は L ＝（Ａ 1
Ｄ 1 ＋Ｃ 1 Ｂ 1） ／ 2 ）鋼巻尺の張力についてはできるだけ補正を行わず、標準張力によって測定することが望ましい。
（鋼巻尺の補正計算）①

張力補正
Ｃｐ＝（Ａ 1 Ｄ 1 ＋Ｂ 1 Ｃ 1）／ 2 β（Ｐ−Ｐｏ）
Ｃｐ：補正値（m）

Ｐ：測定時の張力（kg）

Ｐｏ：指定張力（kg） β：使用する鋼巻尺固有の張力補正係数②器差による補正
Ｃ ℓ：器差による補正値③

温度補正（標準温度への換）Ｃ
Ｃｔ＝（Ａ 1 Ｄ 1 ＋Ｂ 1 Ｃ 1）／ 2 α（Ｔ−Ｔｏ）

Ｃｔ：補正値（m）

Ｔ：測定時の気温

Ｔｏ ：使用する鋼巻尺固有の標準温度（ 20℃の場合が多い。
）
α④：使用する鋼巻尺の膨張係数
総合補正

基準長 Ｌ＝Ａ 1 Ｄ 1 ＋Ｃｐ＋Ｃ ℓ ＋Ｃｔ（基準長Ｌはメートルを単位とし、小数点以下第４位を四捨−41−

五入し小数点以下第３位までもとめること。
）
４．四隅の角度∠Ａ 1 , ∠Ｂ 1 , ∠Ｃ 1 , ∠Ｄ 1 をプールの四隅の角度とみなす。
５．各レーンの測定点
各レーンの中心における図２に示すポイントをプール長の測定
点とする。
（図２）

６．ℓ1 ,ℓ2 の求め方
Ａ 1 , Ｄ 1 にトランシットを置き、それぞれＢ 1 , Ｃ 1 を視準した
後、端壁の各レーンの中心に垂直に置いたスケールの目盛を読みとることにより、各レーンの測定点ごとに ℓ1 ,ℓ2 を実測する。
同様な測定をＢ 1 , Ｃ 1 にトランシットを置いて行い、各測定点ごとに前回測量した値との平均値を求め、それを各測定点ごとのℓ 1 ,ℓ2 の値とする。ℓ1 ,ℓ2 についてはメートルを単位として、
小数点以下４位を四捨五入し、小数点以下３位まで求める。温度補正の必要はない。
７．ℓ1 , および ℓ2 の総平均値を求める。
（ℓ1 ,ℓ2）ℓ 1 および ℓ2 それぞれのプール全体の平均値を求めそれぞれℓ 1 ,ℓ2 とする。ℓ1 ,ℓ2 算定には、②〜⑤の 4 ポイントの測定値−42−を用いる（６レーンであれば、ℓ1 ,ℓ2 それぞれ 6 ×4 ＝ 2 4 個の値の平均）。
８．端壁の凹凸の求め方①

図 ２ の ②〜⑤ の 測定点 ご と に ℓ1 と ℓ1 , の 差＝ ℓ1 − ℓ1 ,ℓ 2 と ℓ2 の差＝ ℓ2 − ℓ2 の値を端壁の凹（＋）
、凸（−）として求める。
②

測定点以外の箇所に明らかに視認できる凹凸があるときは、その凹凸の程度を前項の要領により測定し、その位置（レーン
中心線からの左右の距離、水線よりの上下距離）を記録して、特記事項として報告すること。

９．プール長の適否の判定
プール長が公認規則に合致するためには次の４点が充足されることを要する。
（前項の②において特別な異状ががない限り）①

各レーンの②〜⑤の測定点において、Ｌ＋ ℓ1 ＋ ℓ2 の値が規定の範囲にあること。

②

タッチ板を装着する端壁においては、各レーンの①と②の測
定点の ℓ1 , 及び ℓ2 の値の差が 10mm を超えないこと（ℓ（②）
1− ℓ（①）
1≦ 10mm、ℓ（②）
2− ℓ（①）
2≦ 10mm）。
タッチ板を装着しない端壁においては、各レーンの②の測定点のℓ 1 および ℓ2 の値より①の測定点における値の方が大きいこ
と。
（ℓ（②）
1
≦ ℓ（①）1、ℓ（②）
2≦ ℓ（①）
2）。
③

スタート側測定点②，③，④における ℓ1 の最小値
（最凸部）とターン側測定点③，④における ℓ2 の最小値（ターンに使用する端壁に相当する部分の最凸部）に基準長Ｌを加えた値が規定の範囲内にあること。ターン側にもタッチ板を装着する
プールにおいては、ターン側測定点②，③，④における ℓ2 の最小値（最凸部）とスタート側測定点②，③，④における ℓ1 の最小値（最凸部）に基準長Ｌを加えた値が規定の範囲にあること。
−43−

④

②〜④の測定点において、ℓ1 − ℓ1 および ℓ2 − ℓ2 の値が±2 . 5mm を超えないこと。
10．プール幅の測定（チェック・シートに記入）
図１においてＡＢ＝Ａ 1 Ｂ 1 −（ℓ3 ＋ℓ4），
ＣＤ＝Ｃ 1 Ｄ 1 −（5 ＋ 6）とみなして、プール幅を求める。ただし、
 3 ＝ 6 ,  4 ＝ 5 となっていること。補正計算の必要はない。
11．水深（チェック・シートに記入）
最浅部及び最深部の水深を測定する。温度補正の必要はなく、また特にレベルを使用する必要はない。
12．スタート台の測定（チェック・シートに記入）①

図３に示された長さ（Ｉ ､ Ｊ ､ Ｋ ､ Ｎ）および角度（Ｍ）を

測定する。
②

上面滑り止め仕上げの有無を確認する。

③

背泳ぎ用スタート握りのうち垂直式のものについては上端および下端の水面上の高さ（Ｈ）を測定する。
（図３）

−44−

測量関連付則第1条

規則第 11 条４項の公認測量者に関する事項を次のとおり定める。

１

資格

国の定める測量士または測量士補の資格を有する者

で、加盟団体が推薦した者。
２

委嘱（１）公認測量者を推薦しようとする加盟団体は、本人の資格を有することを示す書類、履歴書および写真各 1 通に推薦状を添えて本連盟に送付する。
（２）前項の推薦があったときは、本連盟の施設用具委員会において資格を審査し、常務理事会の承認を得て公認測量者に委嘱する。
（３）公認測量者の任期は５年間とする。ただし、特別の欠格事項がない限り重任を妨げない。
第2条
１

公認測量に関わる費用を次のとおり定める。
公認測量者旅費規程（１）旅費と公認測量者が実施測量を行うのに要した費用で、定額表に定める日当、宿泊料、鉄道賃、船賃、自動車賃およ
びその他の交通機関の運賃をいう。
（２）距離の算定は公認測量者の居住地を起点として、鉄道利用の場合は鉄道営業キロ数により、自動車利用の場合は通常利用する自動車道路（有料道路を含む）による自動車走行キロ数による。
（別表２及び、様式 18−7 , 8 ）２

公認測量者の日当および旅費
公認測量者が特に必要と認めて同行した助手に対する旅費は定額表を準用する。ただし、助手の日当は作業時間 5 時間
まで 5 , 0 0 0 円、以降は 1 時間増すごとに 1 , 2 0 0 円を加算した金額とする。
（様式 18−7 , 8 ）
−45−

３

実費補償
規則第 14 条３項に定める費用は次のとおりとする。

（１）文書作成費（測量結果積算費を含む）１件 10 , 000 円（２）郵送費、通信費等、実際に要した費用で請求書に明細を記して請求されたもの。
（様式 18−7 , 8 ）第3条

測量に関する事項を次のとおり定める

１

測量機器
光波測距儀、鋼巻尺については、日本測量機器工業会等の第三者機関による検査を受け修正値が明らかにされたものを使用しなければならない。
光波距離儀については、1 年位の検査証の写しを添付しなければならない。
２

鋼巻尺の備付
公認測量者の居る加盟団体には、第三者機関の校正証明書を取得した鋼巻尺を備え、これを本連盟に登録しなければならない。

３鋼巻尺の貸出し前項の鋼巻尺は公認測量者の業務に支障のない限り、これを第三者に貸し出すことができるものとし、その使用料金は１回につき 5 , 000 円とする。

４

測量の方法
測量の方法については本規定に定める以外の事項は、別に定めるプール測量実施要領による。

５

基準点の保存公認測量者の定めた測量基準点（ポイント）は、リベット
あるいはステンレスプレートに十字のケガキ等によりプールの存続期間中、これを存続しなければならない。
−46−

プール公認規則における「プール管理者」
設置の意義について
近年、社会体育・スポーツ施設としての水泳プール施設の普及・充実の状況は目ざましいものがある。
他方、こうした施設の運営姿勢が施設本来の用途や使命に照らして果たして社会の要請に応えているかとの問いかけが、施設の保守・運営に当る当事者各位に常に求められるところである。
（公財）日本水泳連盟においては、競技・スポーツとしての水泳の普及・発展に寄与するべく、水泳についての幅広い学識・経験を有する人材の育成に努め、（公財）日本体育協会の 6 種に及ぶ各指導者の育成とそれぞれに相応した資格制度の充実に力を注いでいる。
この他に、（公財）日本体育施設協会、（公社）日本プールアメニティ協会の資格もプール管理者資格に定めている。
公認規則における「プール管理者」設置の義務づけについて、
いまだに各方面から疑問ないしは忌避の声もあるが、いやしくも社会体育・スポーツ施設としてプールの保守・運営にあたる当事者側において、その要員のすべてが 8 種の資格のいずれをも持たないということはプール管理の側面から問題があると言わざるを得ずまた前述のプール施設本来の目的や使命からもあってはならないことと考え、こうした有資格要員不在の施設におかれては有資格者の招致を含めその緊急な養成と対応をお願いする次第である。
（以上）
1992 年 4 月 1 日作成
2010 年 4 月 1 日改正
2014 年 4 月 1 日改正−47−プール水深とスタート台の高さに関するガイドライン（公財）
日本水泳連盟2005 年 7 月 6 日
水泳プールの飛び込み事故の問題については、その重大性にかんがみ、（公財）日本水泳連盟は我国の水泳の統括組織としての立場と責任から、何らかの見解を明らかにすべきであるとの判断のもとに、平成 16 年秋に水泳指導、建築、スポーツ医・科学、法律等の専門家を含めた「プール水深に関する特別委員会」を設置し、鋭意検討をすすめ、本ガイドラインを策定するに至った。
つまり、全国の既存プールには水深 1.0 〜 1.2 ｍ程度の施設がかな
り多いという状況の中で、競技会なりトレーニングを実施していかざるを得ないという現実的問題点を認識した上で、このガイドライン
により、重篤な飛び込み事故の防止を図ると共に、より安全でより合理的な水泳の普及・振興に結びつけようというものである。
１. 現行のプール公認規則（2001 年 4 月改正）では、スタート端壁前6.0m までの水深が 1.35 ｍ未満のプールではスタート台の設置を禁じている。しかし、これとても絶対的な安全な水深という訳ではない。如何なる飛び込み姿勢に対しても安全な水深となると、各方面の研究成果から判断して、現場の常識をはずれた深いプール（水深３ｍ以上）とならざるを得ない。
２. また一方、水深 1.0 〜 1.2 ｍ程度のものでなければ、競技会以外の目的が多い一般の営業プールでは使い物にならないという現実もある。
３. また競技としては、ある程度の高さから飛び込みスタートするということなくしては、記録上の魅力は望めないという事情もある。
−48−

４. 熟練指導者の見解等から総合すれば、スタート台の高さは低ければよいというものでもなく、安全で合理的なスタートのための、適切な高さというものが自ずと存在すると考えられる。
（低すぎる場合、入水角度を得るために高く飛び出す傾向が生じ、かえって危険度が増すことがある）
５. そこで、全国のジュニアクラスの熟練コーチ約 400 名に対し、
水深 1.0 〜 1.2 ｍ前後のプールにおけるスタート台として危険度の少ない高さについて、経験値としての判断アンケート調査を行った。その結果は、別表・別図のとおりである。これは水泳のスタートおよび飛び込み事故に関わるスポーツ医・科学的研究の成果・報告と参照しても、飛び込みスタートの方法を十分習得している泳者の利用を前提とすれば、合理性のある内容とみることが出来る。
したがって、最も推奨件数の多い 0.20 〜 0.40 ｍ程度の高さを水深に応じて選択し、安全で合理的なスタート台の高さとして採用するのが妥当と判断される。
６. 以上より、「 如何なる飛び込み状況の中でも安全を確保」という観点ではなく、水深 1.00 ｍ〜 1.35 ｍ未満のプールにおける一般的競泳スタートとして、安全に配慮された（必ず自分自身の身体で水深を確認させた上で）飛び込みスタートを行う場合のスタート
台の高さのガイドラインを以下の通りとする。
水深

スタート台の高さ（水面上）

1.00〜1.10ｍ未満

0.25ｍ±0.05ｍ

1.10〜1.20ｍ未満

0.30ｍ±0.05ｍ

1.20〜1.35ｍ未満

0.35ｍ±0.05ｍ−49−

７. このガイドラインは、全国の既存の水泳プールの現状と、競技会・トレーニングの実施状況に照らし合わせ、頚椎・頚髄損傷、四肢麻痺等の重篤な飛び込み事故の防止を図るために検討・策定された。しかし、これは「絶対的な安全基準」という性格ではなく、現実的な妥協点とも言うべきものである。したがって、
本ガイドライン通りの設定で実施した飛び込みのスタートであっても、陸上、水中での姿勢・動作等の要因が複合すれば、プール底に頭部を強打して、飛び込み事故が起こるのも事実である。
８. 本ガイドラインは、必ずしも十分な水深がないプール施設での事故発生の危険性を、適切・合理的な飛び込みスタート方法（到達水深が深くならないで速やかに泳ぎにつなげる飛び込み
スタート）
によって回避できることを前提としている。したがって、
本ガイドラインに即さない施設の利用法や適切・合理的な飛び込みスタートができない泳者の利用により飛び込み事故が生じた
場合には、施設の管理者や指導者の法律上の責任が問われる場合があることに留意が必要である。
—以上—

−50−

−51−

＜プール水深に係わるアンケート回答集計結果一覧＞
スイミングクラブの現状（平素の練習プール）
水深

数

％

累計数

％

台高

数

％

設置傾向

1 .00 ｍ以下

55

21 .9 %

55

21 .9 %

無し

23

9 .2 %

20 cm 以内

1 .10 ｍ以下

115

45 .8 %

170

67 .7 %

15 cm 以下

3

1 .2 %

立上り範囲

1 .20 ｍ以下

59

23 .5 %

229

91 .2 % 16 ～ 20 cm

6

2 .4 %

32

1 .30 ｍ以下

21

8 .4 %

250

99 .6 % 21 ～ 25 cm

2

0 .8 %

21 cm 以上

1 .40 ｍ以下

1

0 .4 %

251

100 .0 % 26 ～ 30 cm

33

13 .1 %

スタート台

31 ～ 35 cm

44

17 .5 %

219

36 ～ 40 cm

43

17 .1 %

41 ～ 45 cm

21

8 .4 %

46 ～ 50 cm

29

11 .6 % 30 前後

36

51 ～ 55 cm

16

6 .4 % 35 前後

50

56 ～ 60 cm

22

8 .8 % 40 前後

36

9

3 .6 % 45 前後

20

251

100 .0 % 50 前後

33

61 cm 以上
251

100 .0 %251 100 .0 %12 .7 %

87 .3 %

高さ傾向
cm

数

安全面・記録面を考慮した適性高に対する回答
1 .0 ～ 1 .1 m（ 1 .05 m 前後）

1 .1 ～ 1 .2 m（ 1 .15 m 前後）

1 .2 ～ 1 .34 m

台高

数

％

台高

数

％

台高

数

％

10 cm 以下

13

5 .2 %

10 cm 以下

2

0 .8 %

10 cm 以下

0

0 .0 %

15 cm 以下

2

0 .8 %

15 cm 以下

2

0 .8 %

15 cm 以下

0

0 .0 %

20 cm 以下

23

9 .2 %

20 cm 以下

7

2 .8 %

20 cm 以下

2

0 .8 %

25 cm 以下

72

28 .7 %

25 cm 以下

18

7 .2 %

25 cm 以下

1

0 .4 %

30 cm 以下

77

30 .7 %

30 cm 以下

89

35 .5 %

30 cm 以下

30

12 .0 %

35 cm 以下

34

13 .5 %

35 cm 以下

59

23 .5 %

35 cm 以下

71

28 .3 %

40 cm 以下

18

7 .2 %

40 cm 以下

42

16 .7 %

40 cm 以下

66

26 .3 %

45 cm 以下

3

1 .2 %

45 cm 以下

17

6 .8 %

45 cm 以下

30

12 .0 %

50 cm 以下

7

2 .8 %

50 cm 以下

7

2 .8 %

50 cm 以下

33

13 .1 %

55 cm 以下

0

0 .0 %

55 cm 以下

6

2 .4 %

55 cm 以下

9

3 .6 %

60 cm 以下

2

0 .8 %

60 cm 以下

2

0 .8 %

60 cm 以下

9

3 .6 %

251

100 .0 %251

100 .0 %251

100 .0 %※ １スイミングクラブプールの 70％は、1.10 m 以下の水深であり、90％超は 1. 20 m 以下であった。
※ ２スイミングクラブプールのスタート台は、立上りの範囲（ 20 cm）を超えるスタート台が 85％設置されていた。

−52−

公益財団法人日本水泳連盟
公認・推薦企業一覧表

商 商
品 品
種 種
類 類

公

公

認

認

会

社 名
商 標商 等標 等
会 社 名
ツカサ電工株式会社
ツカサ防波フロート
ツカサ防波フロートツ カ サ 電 工 株 式 会 社
リス興業株式会社
レーンマーカー
コースロープブイ
レーンマーカーリ ス 興 業 株 式 会 社
コ ー ス ロ ー プ ブ イ
コースロープ株式会社 ウィーク
コースロープ150 φ タイプ
株 式 会 社ウ ィ米国コンペティター社製レーンロープ
ー ク
米国ｺﾝﾍﾟﾃｨﾀｰ社製ﾚｰﾝﾛｰﾌﾟ150φﾀｲﾌﾟ
株式会社ミカサミカサウォーターポロボール
水球ボール
ﾐｶｻｳｫｰﾀｰﾎﾟﾛﾎﾞｰﾙ
株
式
会
社
ミ
カ
サ
株式会社 モルテン
ＩＷＲ
水
球
ボ
ー
ル
ＩＷＲ
株 式 会 社
モ ル テ ン
セイコータイムシステム株式会社 ＳＦＡＡ ＰＴ - ７０００ ＰＴ - ８０００
自動審判計時装置
自 動 審 判 計 時 装 置 株式会社アクアプロダクト
セ イ コ ー タ イ ム シ ス テ ム 株 式 会アクアプール
社

ステンレスプールステンレスプール
ＦＲＰプール

水泳プール浄化装置
Ｆ

Ｒ水泳帽
Ｐ

プ

ー

ＳＦＡＡ ＰＴ-７０００
ミルタプールＰＴ-８０００

株式会社三井三池製作所
三井オールステンレスプール
アクアプール
株 式 会 社 ア ク ア プ ロ ダ ク ト
ミルタプール
ヤマハ発動機株式会社
ヤマハＦＲＰプール
三井オールステンレスプール
株 式 会 社 三 井 三 池 製 作 所
一般社団法人 日本浄水機械工業会
正会員 17 社
ヤマハＦＲＰプール
ル フットマーク株式会社
ヤ マ ハ 発 動 機 株 式 会 社 フットマーク
水泳帽

水 泳 プ
ー ル 浄 化 装 置
水球帽

正会員17社
一 般 社 団 法 人 日 本 浄 水 機 械 工 業 会 フットマーク
フットマーク株式会社
水球帽

防滑性ビニル床シート
水泳

帽 タキロンシーアイ株式会社
フ ッ ト マ ー ク 株 式 会 社

水スイミングボード
球

帽

水深調整台
殺 菌 プールフロアー
剤 生 成 装置

タキストロンフットマーク 水泳帽

株式会社エバニュー
スイムボードSUN
フットマーク
水球帽
フ ッ ト マ ー ク 株 式 マスタービート
会 社
スケルトンカラーパドル
株式会社ヤマナミ
ＳＥＮＰＡＤＯ
タキストロン
防 滑 性 ビ ニ ル 床 シ ー ト
タ キ ロ ン シ ー ア イ 株 式 会 社
高橋カーテンウォール工業株式会社
ＴＣＷアクアシステム
プール可動床システム
マスタービート
ス イ ミ ン グ ボ ー ド
株 式 会 社 エ バ ニ ュ ー
スイムボードSUN
殺菌剤生成装置株式会社エヌ・エス・ピイ
エヌ・エス・ピイ マイオックス
ＳＥＮＰＡＤＯス ケ ル ト ン カ ラ ー パ ド ル 株式会社日本水泳振興会
株 式 会 社 ヤ マ ナ ミ
スポーツ施設の企画・管理
ＴＣＷアクアシステム
プ運営業務システムー ル 可 動 床 シ ス テ ム
株式会社オーエンス
高橋カーテンウォール工業株式会社
プール可動床の設計・工事施工

スポーツ施設の企画・管理

推

オープンウォータースイミン
運 営 業 務 シ ス テ ム
グ用安全浮き具推

水 プール用タイル
深調整台 プールフロアー

薦

練習用スイムウェア
プール可動床の設計・工事施工

エヌ・エス・ピイ
リス興業株式会社
プールフロアー株
式 会 社 エ ヌ ・ エ ス ・ ピ 水深調整台
イマイオックス株式会社石森製作所
ダナップ レインボー
株 式 会 社 日 本 水 泳 振 興 会
ミズノ株式会社
ミズノエクサーフラットブイ
株 式 会 社 オ ー エ ン ス
フットマーク株式会社
ＳＥＡ ＶＥＳＴ（シーベスト）
水深調整台
リ
ス 興 業 株 式 interbau
会 社by STEULER
株式会社ブレイン社プール用タイル
プールフロアー山本化学工業株式会社
ダナップ レインボー
株 式 会 社 石 森 製 作 所ゼロポジションシリーズ
有限会社
ミズノエクサーフラットブイミズ 木村工機ノ株
式
会
社 水中モニターシステム
オープンウォータースイミング用
スポーツタイマー
ツカサ電工株式会社
スポーツタイマー
ＳＥＡ ＶＥＳＴ
安全浮き具
フ ッ ト マ ー ク 株 式 会 社（ｼｰﾍﾞｽﾄ）株式会社タバタ
ＶＩＥＷゴーグル
ゴーグル
interbau by STEULER製
プ ー ル 用 タ イ ル
株
式 会 社 ブ レ イ ン ＳＷＡＮＳゴーグル
山本光学株式会社
プール用タイル

水中カメラ撮影システム

薦

物理療法機器伊藤超短波株式会社
ゼロポジションシリーズ
練 習
用 ス イ ム ウ ェ ア
山 本 化 学 工 業 株 式 会 社 物理療法機器シリーズ
イベント装飾等の生花
水中モニターシステム
水 中 カ メ ラ 撮 影 シ ス テ ム株式会社花門フラワーゲート
有 限 会 社
木 村 工 機セルフコンディショニング
株式会社ヤマナミ
swi-teスポーツタイマース アクセスノート
ポ ー ツ タ イ マ ーツカ サ 電 工 株 式 会 社
ゴ

着脱式バンクーグ

クラウチング型
着脱式スタート台

物

理

療

法

水球競技用ゴールル
機器

イ ベ ン ト 装 飾 等 の 生 花

プール建築の設計・監理及び工事監督業務
セルフコンディショニング
アクセスノート

着脱式
バン
飛込競技用飛板及び飛板スタンドク

ク ラ ウ チ ン グ 型
着 脱 式 ス タ ー ト 台

株
式会社
ツカサ電工株式会社タバ

ＶＩＥＷゴーグル
タ
公認プール対応着脱式バンク

ＳＷＡＮＳゴーグル
山 本 光 学 株 式 会 公認プール対応クラウチング型
社
ツカサ電工株式会社
着脱式スタート台
物理療法機器シリーズ
伊 藤 超 短 波 株 式 会 社
ツカサ電工株式会社
ANTI 水球ゴール TWP-B334、B301、B223
株式会社花門フラワーゲート
株式会社大建設計
株 式 会 社 ヤ マ ナ ミ
swi-te
飛板（ダイビングボード）及び飛板スタンド
株式会社ジェーフアイブ
公 認 プ ー ル 対 応
ツ カ サ 電 工 株 式米国デュラフレックスインターナショナル社製
会 社
着
脱
式
バ
ン
ク
飛板（ダイビングボード）及び飛板スタンド株式会社 ウィーク
公認プール対応クラウチング型
ツ カ サ 電 工 株 式米国デュラフレックスインターナショナル社製
会 社
着 脱 式 ス タ ー ト 台

ＬＥＤライト
ミズノ株式会社
ネオ・ビーナス
ＮＴモデル
ANTI水球ゴール
水 球 競 技 用 ゴ ー ル
ツ カ サ 電 工 株 式 会 社
TWP-B334、B301、B223
上記の商品は、公益財団法人日本水泳連盟により正式に公認又は推薦され、商品およびパンフレット類に水連マークの使用を認められているものです。
上記の商品は、公益財団法人日本水泳連盟により正式に公認又は推薦され、商品およびパンフレット類に水連マークの使用を認めら
上記以外で本連盟の「公認」又は「推薦」を受けていると称するものがあったときは本連盟までご照会願います。
れているものです。
上記以外で本連盟の「公認」又は「推薦」を受けていると称するものがあったときは本連盟までご照会願います。

−53−

2018 年 4 月現在
2017年4月現在

公認測量者名簿
公益財団法人No.

加盟団体名

事務局電話番号

1 北海道水泳連盟

011-820-1684

2 青森県水泳連盟

No.

名前

2018年4月1日
日本水泳連盟

加盟団体名

事務局電話番号藤田

睦博 25 滋賀県水泳連盟

090-3719-3678

090-2364-4082

工藤治

26 京都水泳協会

075-692-3237

3 岩手県水泳連盟

019-681-7155

大坪範雄 27 大阪水泳協会

4 宮城県水泳連盟

022-356-1298

髙橋

5 秋田県水泳連盟

018-866-8371

保坂正

6 山形県水泳連盟

090-1060-0507

7 福島県水泳連盟

024-573-6253

橋詰

知実 31 鳥取県水泳連盟

8 茨城県水泳連盟

029-353-6607

大枝

9 栃木県水泳連盟

028-663-6611

桜井

名前
山西

徹

06-6115-6653

大山裕行

武雄 28 兵庫県水泳連盟

078-641-1204

安藤伸雄

29 奈良県水泳連盟

0743-62-8484

高岡光男

30 和歌山県水泳連盟 050-7123-7855

山本正明

0857-27-7441

松本

和徳

春男 32 島根県水泳連盟

0852-26-5767

松本宏之

照男 33 岡山県水泳連盟

086-474-4621

春田

正一

10 群馬県水泳連盟

090-8879-8045 五十嵐 紳一郎 34 広島県水泳連盟

082-243-3134

山本

忠欣

11 埼玉県水泳連盟

048-251-0999 佐々木 良彦 35 山口県水泳連盟

083-932-2110

安村成史

12 千葉県水泳連盟

090-2485-6532

佐野成寿 36 香川県水泳協会

087-888-2283

尾嵜秀典

13 東京都水泳協会

03-5422-6147

鴇雅博

37 徳島県水泳連盟

088-624-9333

杉本孝義

14 神奈川県水泳連盟 0466-33-6732 牛窪

俊之 38 愛媛県水泳連盟

070-5686-7962

冨田浩

15 山梨県水泳連盟

0552-53-0451

保坂

秀人 39 高知県水泳連盟

088-832-3392

宮田隆弘

16 長野県水泳連盟

026-232-0888

高田忍

40 福岡県水泳連盟

092-623-5367

山口敏廣

17 新潟県水泳連盟

0258-37-7985

飯浜

正信 41 佐賀県水泳連盟

0942-92-4237

18 富山県水泳連盟

076-491-1445

礒好満

42 長崎県水泳連盟

0957-56-8861

瀬崎秀三

19 石川県水泳協会

076-259-2071

鹿田正昭 43 熊本県水泳協会

096-389-2917

福永憲幸

20 福井県水泳連盟

090-8968-6359

辻野

和彦 44 大分県水泳連盟

0977-23-5154

廣田弘幸

21 静岡県水泳連盟

054-283-6758

大澤俊幸 45 宮崎県水泳連盟

0985-82-8377

22 愛知水泳連盟

052-757-5057

吉田

明和 46 鹿児島県水泳連盟 099-206-7234

猿楽泉

23 三重県水泳連盟

0594-24-5222

谷晴二

47 沖縄県水泳連盟

098-873-0310

比嘉義典

24 岐阜県水泳連盟

058-215-1007

古澤豊吉

日本水泳連盟03-3481-2306

−54−

別表１

プール公認料・再公認料（2018.4 改定）（規則第13条）
１．公認料 (

)内は学校プール
新規公認料
３０万円
２５m プール(１５万円）
４０万円
５０m プール(２０万円）
併用プール
５０万円（５０ｍ＋２５ｍ）(２５万円）

再公認料
５万円
(３万円）
５万円
(３万円）
７万円
(５万円）

飛込プール

２０万円

５万円

水球プール
(単独プール）

１０万円

３万円

２．事前審査料 ()内は学校プール

併用プール（５０ｍ＋２５ｍ）

審査料
３万円(１．５万円）
３万円(１．５万円）
４万円
(２万円）

飛込プール

３万円

水球プール
(単独プール）

１．５万円

２５m プール
５０m プール

備考・原則プールとは、公共施設(学校プールは除く）プールおよびスイミングスクールプールとする。
・学校プールとは、小・中・高・高専・大学の付属施設プールと
する。
−55−

（2014.4.1. 改定）

別表２（規則第14条）

または急行

および

−56−

様式18－1
様式18−1公
称（50ｍ、25ｍ）競泳プール 事前公認 申請書

日本水泳連盟受付印（ 国際、一般 ）１．プールの名（いずれかを○で囲むこと）

称

２．プールの所在地
３．所

有

者

名

４．プールの躯体部の材質

５．竣

工

６．設

予

定

計

２０

年

月

者

７．プール主要目

様式 18-1の4(50mプール)
18-1の5(25mプール）

下記の図面、書類を添え申請します。
２０

年

月

日
申

公益財団法人 日本水泳連盟

会長 青木 剛

請

者

書類送付先

殿

住

所〒

氏

名

住

所〒

氏

名

㊞

TEL

（

）

記
添

付

資

料

図

面

番

添

号

付

資

料

図

面

番

号

５．公認用備品一覧表(予定）（様式任意）

１．プール施設配置・平面・断面図
２．プール設計図
３．スタート台図面及び取付け図
４．脱着式端壁、仕切り壁図および取付け図

加盟団体チェック責任者㊞＊図面番号及び加盟団体チェック責任者の記名押印のないものは受け付けません。

副申

上記のように申請がありましたので、ご審査下さい。

２０

年

月

日

加盟団体
㊞
（公認測量者特記事項）−57−

日本水泳連盟受付印（50ｍ、25ｍ）競泳プール 公認 申請書（ 国際、一般 ）１．プールの名

称

有者（いずれかを○で囲むこと）

８．濾過装置メーカーの社名

２．プールの所在地
３．所

９．プール管理者氏名名

住所

４．プールの躯体部の材質

５．竣

工

登

資格コード

２０

年

月

（１）プール本体工事者

10．プール主要目
計

録

番

号

プール管理者は次のいずれかの資格取得者とします。その資格コード（01－08）と登録番号を記入すること。
(01）(公財)日本体育協会公認水泳指導員(02）(公財)日本体育協会公認水泳上級指導員(03）(公財)本体育協会公認水泳コーチ(04）(公財)日本体育協会公認水泳上級コーチ

６．プール建設業者の社名

７．設

様式18－1の2
様式18−1の2

公
称(05）(公財)日本体育協会公認水泳教師(06）(公財)日本体育協会公認水泳コ上級教師(07）(公財)日本体育施設協会水泳指導管理士(08）(公社)日本プールアメニティ協会
プール衛生管理者

様式 18-1の4(50mプール)
18-1の5(25mプール）者

以上公認されたく、下記の図面、書類、写真を添え公認を申請します。
２０

年

月

日
申

公益財団法人 日本水泳連盟

会長 青木 剛

請

者

書類送付先

殿

住

所〒

氏

名

住

所〒

㊞

氏

名
TEL

（

）

記
添

付

資

料

図

面

番

添

号

付

資

料

図

１．プール施設配置・平面・断面図

６．濾過装置設計詳細図

２．プール設計図

７．配

３．スタート台図面及び取付け図

８．公認用備品一覧表（様式任意）

４．脱着式端壁、仕切り壁図および取付け図

９．測量結果一覧表

５．写

管

面

番

号

図

(

)

公 認 測 量 者
承認印あるもの真（キャビネ型）㊞

加盟団体チェック責任者＊図面番号および加盟団体チェック責任者の記名押印のないものは受け付けません。

副

申
２０

上記のように申請がありましたので、ご審査下さい。

年

月

日

加盟団体
㊞
（公認測量者特記事項）−58−

（50、25ｍ）競泳プール 再公認 申請書（いずれかを○で囲むこと）（ 国際、一般 ）
現公認番号

公認期限

１．プールの名称

９．プール管理者

２．プールの所在地
３．所

有

者

様式18－1の3
様式18−1の3

公
称

日本水泳連盟受付印

年

月

氏名
住所

名

登

資格コード

録

番

号

４．プールの躯体部の材質

プール管理者は次のいずれかの資格取得者とします。その資格コード（01～08）と登録番号を記入すること。

５．竣

工

２０

年

(01）(公財)日本体育協会公認水泳指導員(02）(公財)日本体育協会公認水泳上級指導員(03）(公財)本体育協会公認水泳コーチ(04）(公財)日本体育協会公認水泳上級コーチ

月

６．プール建設業者の社名（1）プール本体工事者
７．設

計

10．プール主要目者

８．濾過装置メーカーの社名

以上公認されたく、再公認を申請します。

(05）(公財)日本体育協会公認水泳教師(06）(公財)日本体育協会公認水泳コ上級教師(07）(公財)日本体育施設協会水泳指導管理士(08）(公社)日本プールアメニティ協会
プール衛生管理者（1） プ ー ル 長ｍ（2） プール 全幅ｍ（3） レ ー ン 数

レーン（4） レ ー ン 幅ｍ（5） 水 深

最浅

ｍ

最深

ｍ

（6） 可動床

有・無（いずれかを○で囲む）（7） 屋内・屋外（いずれかを○で囲む）
２０

年

月

日

申

請

者

書類送付先

住

所〒

氏

名

住

所〒

氏

名

㊞

TEL

（

）

公益財団法人 日本水泳連盟

会長 青木 剛 殿
日本水泳連盟記入欄（公認測量者所見）

公認測量者署名印㊞
副申

上記のように申請がありましたので、ご審査下さい。

２０

年

月

日

加盟団体
㊞

−59−

様式18-1の4
様式18−1の4
公
称

50ｍ競泳プールチェックシート

公

認

公認年月日
屋外・室内

プ ー ル の 名 称（いずれかを○で囲むこと）

所

ブール躯体の材質

在№＿＿＿＿＿＿
・

・

ブール所有者地

チェック内容（一般・国際いずれかを○で囲むこと）
項

目

一般プール

長
長
さ
さ
壁 面 の 凹 凸 等
等

国際プール

長さ50.01ｍ（片側タッチ板）
50.02ｍ（両側タッチ板）
許容過長値（0～＋10ｍｍ）

長さ50.02ｍ(両側タッチ板)
許容過長値（0～＋10ｍｍ）

レ ー ン の 数

6レーン以上

10レーン

レ

2.50ｍ

2.50ｍ

0.20ｍ以上で休息だなの幅以上

0.00ｍ以上で休息だなの幅以上

ー

ン

幅

幅
等 レーン両端の余幅

全

幅

水

深

端 壁 面 の 構 造

15.4ｍ以上

25.0ｍ以上

1.35ｍ以上（練習専用プール除く）

2.00ｍ以上

滑り止め仕様（端壁上端から
水面下0.80ｍ以上まで同左

タッチ板を装着する端壁
水面上の 0.30ｍ
立ち上り タッチ板を装着しない端壁
0.20ｍ以上0.30ｍ以下

0.30ｍ

申請内容

別紙測量結果一覧表の通りレーンｍ
休息だなの幅あるいは奥行きｍ
休息だなの幅あるいは奥行き
余幅

ｍ
ｍ

ｍ

最浅

ｍ

最深

ｍ

最深

ｍ

水面下

ｍ

適 ・ 不適

余幅

ｍ
ｍ

最浅

ｍ

ｍ

０．

ｍ

適 ・ 不適０．

ｍ

適 ・ 不適ｍ

０．

0.20ｍ以上0.30ｍ以下

同左

色

暗色（色名記入のこと）

同左

面

壁端から2.00ｍまで

同左

有

壁

水面上の立上り（原則端壁上端まで最低0.10ｍ）

同左

０．

ク ロ ス ラ イ ン

底面コースライン両端に1.00ｍ長、端壁水面下0.3ｍに0.5ｍ長15ｍの位置に0.5ｍ長

同左

有

面

０．
底面

色

ー

端壁

ン 床
ラ
イ 端
ン

ｍ

適 ・ 不適色

適 ・ 不適適 ・ 不適ｍ

適 ・ 不適適 ・ 不適0.50ｍ×0.50ｍ以上

0.50ｍ×0.60ｍ以上

高さ（水面上)0.50ｍ～0.75ｍ

同左

傾

10度以内

同左

表 面 仕 上 げ

滑り止め仕様同左

有

適 ・ 不適タ

設置（練習用プール除く）

設置

有・無

適 ・ 不適

前面・両サイド同左

有

適 ・ 不適水面上0.30ｍ以上で0.60ｍ以下でタッチ板を所定の位置に取り付けて使用可能な高さ

同左

水面上
０．

水平又は垂直同左

水平・垂直

適 ・ 不適レ ー ン 番 号

ブロック式４面、連続式前面

同左

有

適 ・ 不適配列

右端を１レーンとする。10レーンは0
右端を0レーンとする
レーン

据

付

固定式・着脱式の別

同左

両端壁から5.0ｍ

同左ｍ

ロープの高さ1.8ｍ

同左ｍ

壁から各15ｍ

同左

スタート台から15.0ｍ

同左ｍ

水面上の高さ1.20ｍ以上

同左

ｍ

レーンロープ・ブイ

直径50ｍｍ～150ｍｍ以下

150mm

ｍｍ

飛込プールとの間隔

屋外10.0ｍ以上、室内8.0ｍ以上

同左

ｍ

積

斜

ー

角

ン

側

ス 前方飛込スタート
タ
グリップ
｜
ト
台 背 泳 ぎ 用
ス タ ー ト 握 り

背泳ぎ用ターン標識
側壁の背泳ぎ用チェック標識

不正出発防止用ロープ

日本水泳連盟確認欄

公認測量者所見

レーン

幅

レ

図面番号
ｍ

ｍ×
０．

ｍ

ｍ×

ｍ

ｍ

０．

度

ｍ
度

ｍ

適 ・ 不適適 ・ 不適固定・着脱

適 ・ 不適有ｍｍ
適 ・ 不適ｍｍ
適 ・ 不適ｍ

公認測量者署名㊞

審査担当委員署名㊞−60−

様式18-1の5
様式18−1の5公
称25ｍ競泳プールチェックシート

公

認

公認年月日
屋外・室内

プ ー ル の 名 称（いずれかを○で囲むこと）

所

ブール躯体の材質

在№＿＿＿＿＿＿
・

・

ブール所有者地

チェック内容（一般・国際いずれかを○で囲むこと）
項

目

一般プール

国際プール

長さ25.01ｍ（片側タッチ板）
25.02ｍ（両側タッチ板）
許容過長値（0～＋10ｍｍ）

長さ50.02ｍ(両側タッチ板)
許容過長値（0～＋10ｍｍ）

レ ー ン の 数

6レーン以上10レーン

レ

2.00m～2.50m

2.50ｍ

長
長
さ
さ
壁 面 の 凹 凸 等
等

ー

ン

幅

幅
等 レーン両端の余幅

0.20ｍ以上で休息だなの幅以上

申請内容

図面番号
ｍ

幅

水

深

12.4ｍ以上

25.0ｍ以上

水深1.00m以上

2.00ｍ以上

滑り止め仕様（端壁上端から
水面下0.80ｍ以上まで

同左

端 壁 面 の 構 造
水面上の
立ち上り

タッチ板を装着する端壁
0.30ｍ
タッチ板を装着しない端壁 0.20ｍ以上0.30ｍ以下

0.20ｍ以上0.30ｍ以下

幅
色

レーン
ｍ

ｍ
休息だなの幅あるいは奥行き休息だなの幅あるいは奥行き

ｍ

ｍ
余幅

全

別紙測量結果一覧表の通りレーン

0.00ｍ以上で休息だなの幅以上

ｍ

余幅

ｍ

ｍ

ｍ

最浅

ｍ

最浅

ｍ

最深

ｍ

最深

ｍ

水面下

ｍ

適 ・ 不適０．

ｍ

適 ・ 不適

0.30ｍ

同左

０．

ｍ

適 ・ 不適

０．

ｍ

０．

底面

色

ｍ

適 ・ 不適

暗色（色名記入のこと）

同左

面

壁端から2.00ｍまで

同左

有

壁

水面上の立上り（原則端壁上端まで0.10ｍ以上）

同左

０．

ク ロ ス ラ イ ン

底面コースライン両端に1.00ｍ長、端壁水面下0.3ｍに0.5ｍ長

同左

面

0.50ｍ×0.50ｍ以上

0.50ｍ×0.60ｍ以上

ｍ×0.50ｍ～0.75ｍ

同左

０．

10度以内

同左

滑り止め仕様同左

有

適 ・ 不適

ー

レ

端壁

ン 床
ラ
イ 端
ン

積

高さ（水面上)傾

斜角

表 面 仕 上 げ
タ ー ン 側ス 前方飛込スタート
タ
グリップ
｜
ト
台 背 泳 ぎ 用
ス タ ー ト 握 り

色

適 ・ 不適適 ・ 不適ｍ

有

適 ・ 不適適 ・ 不適
ｍ

ｍ×
ｍ

度

ｍ

０．

ｍ
度

設置

設置

有・無

適 ・ 不適

前面・両サイド同左

有

適 ・ 不適水面上0.30ｍ以上で0.60ｍ以下でタッチ板を所定の位置に取り付けて使用可能な高さ

同左

水面上
０．

ｍ

適 ・ 不適水平又は垂直同左

水平・垂直

適 ・ 不適レ ー ン 番 号

ブロック式４面、連続式前面

同左

有

適 ・ 不適配列

右端を１レーンとする。10レーンは0
右端を0レーンとする
レーン

据

付

固定式・着脱式の別

同左

固定・着脱

適 ・ 不適両端壁から5.0ｍ

同左ｍ

ロープの高さ1.8ｍ

同左ｍ

壁から各15ｍ

同左

スタート台から15.0ｍ

同左ｍ

水面上の高さ1.20ｍ以上

同左

ｍ

レーンロープ・ブイ

直径50ｍｍ～150ｍｍ以下

150mm

ｍｍ

飛込プールとの間隔

屋外10.0ｍ以上、室内8.0ｍ以上

同左

ｍ

背泳ぎ用ターン標識
側壁の背泳ぎ用チェック標識

不正出発防止用ロープ

日本水泳連盟確認欄

公認測量者所見

適 ・ 不適有ｍｍ
適 ・ 不適ｍｍ
適 ・ 不適ｍ

公認測量者署名㊞

審査担当委員署名㊞−61−

様式18-2
様式18−2
日本水泳連盟受付印

飛込プール 事前公認 申請書（一般・国際）（いずれかを○で囲うこと）

１．プールの名称
２．プールの所在地
３．所

有

者

( )
屋内
屋外

名

４．プールの躯体部の材質
５．竣

工

６．設

予
計

定

２０

年

月

８．プール主要目
様式 18-2の410 ｍ 飛 込 台
7.5 ｍ 飛 込 台
５ ｍ 飛 込 台
３ ｍ 飛 板
１ ｍ 飛 板
飛込練習台（１ｍ台)
飛込練習台（３ｍ台)
練 習 用 １ ｍ 飛 板
波立て装置 (発泡装置）
波立て装置（水平散水装置）
プール・サイドの温浴槽
プール・サイドのシャワー
ドライランド者

７．飛板のメーカー名

基
基
基
基
基
基
基
基
有・無
有・無
有・無
有・無
有・無

下記の図面、書類を添え申請します。
２０

年

月

日

申

請

者 住

所〒

氏

公益財団法人 日本水泳連盟

会長 青木 剛名

書類送付先 住

殿

㊞

所〒

氏

名
TEL

（

）

記
添

付

資

料

図

面

番

添

号

付

資

１．プール施設配置・平面・断面図

８．飛板の取つけ詳細図

２．プール正面図

９．水面波立装置の詳細図

料

図

面

番

号

３．プール側面図
４．飛込台の詳細図
５．温浴槽・シャワーの配置図
６．飛込台の構造図
加盟団体チェック責任者㊞＊図面番号および加盟団体チェック責任者の記名押印のないものは受け付けません。

副申

上記のように申請がありましたので、ご審査下さい。

２０

年

月

日

加盟団体
㊞
(公認測量者特記事項）−62−

様式18−2 の 2
様式18－2の2

飛込プール 公認 申請書

日本水泳連盟受付印（一般・国際）

９．濾過装置メーカーの社名

１．プールの名称
２．プールの所在地
３．所

有

者

（いずれかを○で囲うこと）

( )
屋内
屋外

10．プール管理者

名

氏名
住所
登

資格コード

録

番

号

４．プールの躯体部の材質
５．竣

工

６．設

計

２０

年

月

プール管理者は次のいずれかの資格取得者とします。その資格コード（01－08）と登録番号を記入すること。
(01）(公財)日本体育協会公認水泳指導員(02）(公財)日本体育協会公認水泳上級指導員(03）(公財)本体育協会公認水泳コーチ(04）(公財)日本体育協会公認水泳上級コーチ

者

７．プール建設業者の社名

10．プール主要目
様式 18-2の4（１）プール本体工事者
８．飛板のメーカー名(05）(公財)日本体育協会公認水泳教師(06）(公財)日本体育協会公認水泳コ上級教師(07）(公財)日本体育施設協会水泳指導管理士(08）(公社)日本プールアメニティ協会
プール衛生管理者

10 ｍ
7.5 ｍ
５ ｍ

飛
飛
飛

込
込
込

台
台
台

基
基
基

３ ｍ 飛 板
１ ｍ 飛 板
飛込練習台（１ｍ台)
飛込練習台（３ｍ台)
練 習 用 １ ｍ 飛 板
波立て装置 (発泡装置）
波立て装置（水平散水装置）
プール・サイドの温浴槽
プール・サイドのシャワー
ドライランド

基
基
基
基
基
有・無
有・無
有・無
有・無
有・無

以上公認されたく、下記の図面、書類、写真を添え公認を申請します。
２０

年

月

日

申

請

者 住

所〒

氏

公益財団法人会長

日本水泳連盟青木剛

名

書類送付先 住

殿

㊞

所〒

氏

名
TEL

（

）

記
添

付

資

料

図

面

番

添

号

付

資

１．プール施設配置・平面・断面図

７．飛板の取つけ詳細図

２．プール正面図

８．写

３．プール側面図

９．濾過装置設計詳細図

料

図

面

番

真（キャビネ型）

４．飛込台の詳細図

10．配５．温浴槽・シャワーの配置図

11．水面波立装置の詳細図

６．飛込台の構造図

12．飛板及び飛板支持台の検定証

管図13．測量結果一覧(

公 認 測 量 者
承認印あるもの)

加盟団体チェック責任者㊞○図面番号の記入のないものおよび加盟団体チェック責任者の記名押印のないものは受付致しません。

副申

上記のように申請がありましたので、ご審査下さい。

２０

年

月

日

加盟団体
㊞
(公認測量者特記事項）

−63−

号

様式18－2の3
様式18−2の3
日本水泳連盟受付印

飛込プール 再公認 申請書（一般・国際）
現公認番号

１．プールの名称

有

者

年

月

日

９．濾過装置メーカーの社名

２．プールの所在地
３．所（いずれかを○で囲うこと）

公認期限

( )
屋内
屋外

10．プール管理者

名

氏名
住所
登

資格コード

録

番

号

４．プールの躯体部の材質
５．竣

工

６．設

計

２０

年

月

プール管理者は次のいずれかの資格取得者とします。その資格コード（01－08）と登録番号を記入すること。
(01）(公財)日本体育協会公認水泳指導員(02）(公財)日本体育協会公認水泳上級指導員(03）(公財)本体育協会公認水泳コーチ(04）(公財)日本体育協会公認水泳上級コーチ

者

７．プール建設業者の社名（１）プール本体工事者

10．プール主要目
様式 18-2の4(05）(公財)日本体育協会公認水泳教師(06）(公財)日本体育協会公認水泳コ上級教師(07）(公財)日本体育施設協会水泳指導管理士(08）(公社)日本プールアメニティ協会
プール衛生管理者

基
基
基
基
基
基
基
基
有・無
有・無
有・無
有・無
有・無

10 ｍ 飛 込 台
7.5 ｍ 飛 込 台
５ ｍ 飛 込 台
３ ｍ 飛 板
１ ｍ 飛 板
飛込練習台（１ｍ台)
飛込練習台（３ｍ台)
練 習 用 １ ｍ 飛 板
波立て装置 (発泡装置）
波立て装置（水平散水装置）
プール・サイドの温浴槽
プール・サイドのシャワー
ドライランド

８．飛板のメーカー名

以上公認されたく再公認を申請します。
２０

年

月

日

申

請

者 住
氏

書類送付先 住
氏

所〒
名

㊞

所〒
名

公益財団法人 日本水泳連盟

会長 青木 剛

TEL

（

）

殿
日本水泳連盟記入欄(公認測量者所見）

公認測量者署名印㊞

副申

上記のように申請がありましたので、ご審査下さい。

２０

年

月

日

加盟団体
㊞

−64−

日本水泳連盟受付

月

様式18−2の4
様式18－2の4日

飛込プール公認チェックシート
屋外・室内

プ ー ル の 名称

所

在№＿＿＿＿＿＿＿
・・

プールの所有者（いずれかを○で囲む）

プール躯体の材質

公
認
公認年月日

地

チェック内容１．飛込プール
項
目

規

プール底の
最大傾斜角

定

実

値

項

目

規

最浅箇所の水深

30゜

定

実

値

項

目

規

天井最大傾斜角
（室内）

1.80ｍ

定

実

値

項

目

競泳プール
との間隔

30゜

規

定

実

値

屋外10.0ｍ
室内 8.0ｍ（一般・国際のいずれかを○で囲うこと）
２．10ｍ台３．7.5ｍ台

符号

項

目

Ａ

プール後方壁との距離

Ｂ

プール側方壁との距離

Ｄ

プール前方壁との距離

一般プール

国際プール

符号

項

1.50

1.50

Ａ

プール後方壁との距離

5.75

5.75

Ｂ

プール側方壁との距離

4.50

4.75

13.50

13.50

Ｄ

プール前方壁との距離

11.00

11.00

目

一般プール

国際プール

1.25

1.25

Ｃ

隣接する軸線間の距離

3.00

Ｃ

隣接する軸線間の距離

Ｅ

台から天井までの距離

4.00

5.00

Ｅ

台から天井までの距離

3.25

3.50

Ｇ

基線前方の上方空間

6.00で4.00

6.00で5.00

Ｇ

基線前方の上方空間

5.00で3.25

5.00で3.50

Ｆ

基線後方・両側の上方空間

2.75で4.00

2.75で5.00

Ｆ

基線後方・両側の上方空間

2.75で3.25

2.75で3.50

Ｈ

基線上の水深

4.50

5.00

Ｈ

基線上の水深

4.10

4.50

ＪＫ

基線前方の水深11.00で4.25

11.00で4.75

ＪＫ

基線前方の水深8.00で4.00

8.00mで4.40

基線側方の水深4.50で4.25

5.25mで4.75

基線側方の水深3.75で4.00

4.50で4.40

ＬＭ

3.00

実地

ＬＭ

飛込台の幅

3.00

飛込台の幅

飛込台の長さ6.00

飛込台の長さ飛込台の先端の厚さ0.30以下(0.20が基本）

6.00
0.30以下(0.20が基本）
10゜以内

飛込台の先端の内側傾斜角

４．5ｍ台

2.75

2.00

飛込台の先端の厚さ

10゜以内

飛込台の先端の内側傾斜角2.75

５．3ｍ飛板
実地
№1
№2

符号

項

一般プール

国際プール

符号

項

一般プール

国際プール

Ａ

プール後方壁との距離

1.25

1.25

Ａ

プール後方壁との距離

1.50

1.80

Ｂ

プール側方壁との距離

4.00

4.50

Ｂ

プール側方壁との距離

3.50

3.50

Ｄ

プール前方壁との距離

10.25

10.25

Ｄ

プール前方壁との距離

10.25

10.25

Ｃ

隣接する軸線間の距離

2.85

2.85

Ｃ

隣接する軸線間の距離

2.20

目

目

台から天井までの距離

3.25

3.50

Ｅ

板から天井までの距離

5.00

5.00

基線前方の上方空間

5.00で3.25

5.00で3.50

Ｇ

基線前方の上方空間

5.00で5.00

5.00で5.00

Ｆ

基線後方・両側の上方空間

2.75で3.25

2.75で3.50

Ｆ

基線後方・両側の上方空間

2.50で5.00

2.50で5.00

Ｈ

基線上の水深

3.70

3.80

Ｈ

基線上の水深

3.70

3.80

ＪＫ

基線前方の水深6.00で3.60

6.00で3.70

ＪＫ

基線前方の水深6.00で3.60

6.00で3.70

ＬＭ

基線側方の水深3.00で3.60

3.50で3.70

ＬＭ

基線側方の水深2.00で3.60

2.90

飛板の材質

－

飛込台の長さ6.00

飛込台の長さ

5.00

飛込台の幅

1.00（2.00）

飛込台の先端の内側傾斜角0.30以下(0.20が基本）
10゜以内

支持台上面と飛板上面の距離

ローラーが支持台
先端から0.44mのとき

６．1ｍ飛板№2№3№42.50で3.70

飛込台の幅

飛込台の先端の厚さ

実地

№1

2.60

Ｅ
Ｇ

0.35

７．記入上の注意

記号

項

Ａ

目

一般プール

国際プール

プール後方壁との距離

1.50

1.80

Ｂ

プール側方壁との距離

2.50

2.50

Ｄ

プール前方壁との距離

9.00

9.00

Ｃ

隣接する軸線間の距離

2.00

2.00

Ｅ

板から天井までの距離

5.00

5.00

Ｇ

基線前方の上方空間

5.00で5.00

5.00で5.00

基線後方・両側の上方空間

2.50で5.00

2.50で5.00

Ｆ

実地
№1
№2

Ｈ

基線上の水深

3.40

3.50

ＪＫ

基線前方の水深5.00で3.30

5.00で3.40

ＬＭ

基線側方の水深1.50で3.30

飛板の材質

No.2

実
No.3

2.00で3.40－

飛込台の長さ

5.00

飛込台の幅

1.00（2.90）

ローラーが支持支持台上面と台先端から0.44m
飛板上面の距離
のとき

No.1

0.35

地
No.4

No.5

№6

（１）特に指定のない規定数値は、最小寸法（単位メートル）を示す。
（２）規定値に対する許容幅。
①高さ 0ｍ～＋0.05ｍ②水深 －２パーセント（３）各符号については規則参照のこと。
（４）Ｂの寸法は側壁に最も近い飛込台、または飛板につき記入のこと（配置が片側のときは２基、向いあって両側にあるときは各２基,計４基)。
（５）Ｃ及びＬＭの寸法は、左右いずれか小さい
数値を記入のこと。（10ｍ飛込台を中心とした場合,Ｃの寸法は10ｍ台よりはじめて左右それぞれ順次に測定のこと)。
（６）Ｆの寸法は、最も小さい数値を記入のこと。
（７）Ｅ,Ｇ,Ｆは室内プールの場合のみ記入のこと。
（８）１ｍ及び３ｍの飛込台を設置するときはチェック内容を別紙で添付すること。
（９）１ｍ及び３ｍ飛板の幅の（ ）内は、望ましい値。

公認測量者署名㊞

審査担当委員署名㊞

飛込委員長署名㊞−65−

１．プールの名

称
７．プール主要目
(1)長辺
男子
女子
(2)短辺
男女
(3)水深

２．プールの所在地
３．所

有

者

様式18－3
様式18−3

水球プール（専用） 事前公認 申請書

日本水泳連盟受付印

名

ｍ
ｍ
ｍ
ｍ

(ゴールライン間(ゴールライン間ｍ）ｍ）

４．プールの躯体部の材質

５．竣

工

６．設

予

定

計

２０

年

月

者

下記の図面、書類を添え申請します。
２０

年

月

日
申

公益財団法人 日本水泳連盟

会長 青木 剛

請

者

書類送付先

殿

住

所〒

氏

名

住

所〒

氏

名

㊞

TEL

（

）

記
添

付

資

料

図

面

番

添

号

付

資

4．公認用備品一覧表(予定)1．プール平面図

料

図

面

番

号

（様式任意）

2．プール設計図
3．プール付近関係図
加盟団体チェック責任者㊞＊図面番号および加盟団体チェック責任者の記名押印のないものは受け付けしません。

副申

上記のように申請がありましたので、ご審査下さい。

２０

年

月

日

加盟団体
㊞
（公認測量者特記事項）

公認測量者署名印㊞−66−

日本水泳連盟受付印

１．プールの名称

８．濾過装置メーカーの社名

２．プールの所在地
３．所

有

者

９．プール管理者氏名名

住所

４．プールの躯体部の材質

５．竣

工

登

資格コード

２０

年

月

日

(01）(公財)日本体育協会公認水泳指導員(02）(公財)日本体育協会公認水泳上級指導員(03）(公財)本体育協会公認水泳コーチ(04）(公財)日本体育協会公認水泳上級コーチ（１）プール本体工事者

10．プール主要目
(1)長辺
男子
女子
(2)短辺
男女
(3)水深
以上公認されたく、下記の図面、書類、写真を添え公認を申請します。
計

２０

者

年

月

録

番

号

プール管理者は次のいずれかの資格取得者とします。その資格コード（01－08）と登録番号を記入すること。

６．プール建設業者の社名

７．設

様式18-3の２
様式18−3の2

水球プール（専用）公認 申請書

ｍ
ｍ
ｍ
ｍ

(05）(公財)日本体育協会公認水泳教師(06）(公財)日本体育協会公認水泳コ上級教師(07）(公財)日本体育施設協会水泳指導管理士(08）(公社)日本プールアメニティ協会
プール衛生管理者(ゴールライン間(ゴールライン間

ｍ）
ｍ）

日
申

公益財団法人 日本水泳連盟

会長 青木 剛

請

者

書類送付先

殿

住

所〒

氏

名

住

所〒

氏

名

㊞

TEL

（

）

記
添

付

資

料

図

面

番

添

号

資

料

5．配

2．プール付近関係図

6．公認用備品一覧表（様式任意）

3．写

管

付

1．プール平面図

図

面

番

号

図

真（キャビネ型）
加盟団体チェック責任者

4．濾過装置設計詳細図㊞＊図面番号および加盟団体チェック責任者の記名押印のないものは受け付けしません。

副申

上記のように申請がありましたので、ご審査下さい。

２０

年

月

日

加盟団体
㊞
（公認測量者特記事項）

公認測量者署名印㊞−67−

日本水泳連盟受付印

現公認番号
１．プールの名

公認期限

有

者

月

９．プール管理者氏名
住所名

４．プールの躯体部の材質
工

２０

年

月

５．竣

工

２０

年

月

録

番

号

プール管理者は次のいずれかの資格取得者とします。その資格コード（01－08）と登録番号を記入すること。
(01）(公財)日本体育協会公認水泳指導員(02）(公財)日本体育協会公認水泳上級指導員(03）(公財)本体育協会公認水泳コーチ(04）(公財)日本体育協会公認水泳上級コーチ（１）プール本体工事者
計

登

資格コード

５．竣

７．設

年

称

２．プールの所在地
３．所

様式18-3の3
様式18−3の3

水球プール（専用）再公認 申請書者

８．濾過装置メーカーの社名(05）(公財)日本体育協会公認水泳教師(06）(公財)日本体育協会公認水泳コ上級教師(07）(公財)日本体育施設協会水泳指導管理士(08）(公社)日本プールアメニティ協会
プール衛生管理者

10．プール主要目
(1)長辺

男子
女子
男女

(2)短辺
(3)水深

ｍ
ｍ
ｍ
ｍ

(ゴールライン間(ゴールライン間ｍ）ｍ）

以上公認されたく、再公認を申請します。
２０

年

月

日
申

公益財団法人会長

日本水泳連盟

青木

剛

請

者

書類送付先

殿

住

所〒

氏

名

住

所〒

氏

名

㊞

TEL
(公認測量者所見）（）

日本水泳連盟記入欄

公認測量者署名印㊞

副申

上記のように申請がありましたので、ご審査下さい。

２０

年

月

日

加盟団体
㊞

−68−

様式18−4

公認プール測量結果一覧表 (光波測距儀用）
１．プールの名称
２．測量条件 日時
天候

２０

年 月 日
気温（Ｔ）

時〜
℃

様式18-4

加盟団体名
公認測量者署名時

印(基準点間の測量は光波測距儀による）光波測距儀メーカー
型 式
検査機関名
検査証明年月日＊検査証明書は1年以内のもので写しを添付のこと
３．基準点、寸法および四隅の角度（二重アンダーライン上に数値を記入すること）① A１D1（＝B1Ｃ1）の測定値＝24,600m（50mプールにあっては49,600m）（実施要領２ー③参照）② A１ D 1 ＝
Ｂ１ Ｃ1 ＝ｍｍ

基準長Ｌ＝（A１ D1 + Ｂ１ Ｃ1) ／ ２ｍ③ ℓ1,ℓ2 の計算

点
ℓ１
ℓ１−ℓ1
①
②
③
0 ④
⑤
最凸部のℓ1＋③のℓ2＋L＝
①
②
③
1 ④
⑤
最凸部のℓ1＋③のℓ2＋L＝
①
②
③
2 ④
⑤
最凸部のℓ1＋③のℓ2＋L＝
①
②
③
3 ④
⑤
最凸部のℓ1＋③のℓ2＋L＝
①
②
③
4 ④
⑤
最凸部のℓ1＋③のℓ2＋L＝ンーーℓ1 の総合計＝ℓ2 の総合計＝（スタート側） ℓ1＝
l1＝（ターン側） ℓ2＝
l1＝
4×レーン数＝
4×レーン数＝④ 四隅の角度
測角点
初
読
３倍角
平 均 値
∠Ａ１
∠Ｂ1
∠Ｃ1
∠Ｄ1
⑤プール長（各コースごとのℓ1 及びℓ２ のそれぞれの最大値に○、最小値に△をつけること。赤色マーク）
測定点①のL＋ℓ1＋ℓ2はターン側にスタート台がある場合は、25.000ｍ～25.010ｍまたは50.000ｍ～50.010ｍとなる。
なお、タッチ板を付けないターン側スタート台は端壁より突き出さない
レ
測
測
レ
スタート側
スタート側
ターン側
ターン側
定
定

ℓ2

ℓ2−ℓ2

L＋ℓ1＋ℓ2

点
ℓ１
ℓ１−ℓ1
①
②
③
5 ④
⑤
最凸部のℓ1＋③のℓ2＋L＝
①
②
③
6 ④
⑤
最凸部のℓ1＋③のℓ2＋L＝
①
②
③
7 ④
⑤
最凸部のℓ1＋③のℓ2＋L＝
①
②
③
8 ④
⑤
最凸部のℓ1＋③のℓ2＋L＝
①
②
③
9 ④
⑤
最凸部のℓ1＋③のℓ2＋L＝
ン

−69−

ℓ2

ℓ2−ℓ2

L＋ℓ1＋ℓ2

様式18−4の2
様式18-4の２

公認プール測量結果一覧表 （鋼巻尺用）
１．プールの名称
２．測量条件 日時 ２０ 年 月 日
時〜 時
天候
気温（Ｔ）
℃
鋼巻尺の日本水泳連盟登録番号
（Cℓ＝

加盟団体名
公認測量者署名

印

）

点
ℓ１
ℓ１−ℓ1
①
②
③
0 ④
⑤
最凸部のℓ1＋③のℓ2＋L＝
①
②
③
1 ④
⑤
最凸部のℓ1＋③のℓ2＋L＝
①
②
③
2 ④
⑤
最凸部のℓ1＋③のℓ2＋L＝
①
②
③
3 ④
⑤
最凸部のℓ1＋③のℓ2＋L＝
①
②
③
4 ④
⑤
最凸部のℓ1＋③のℓ2＋L＝ン

ーー

３．基準点、寸法および四隅の角度（二重アンダーライン上に数値を記入すること）① A１D1（＝B1Ｃ1）の測定値＝24,600m（50mプールにあっては49,600m）（実施要領２ー③参照）② A１ D 1 （℃）＝
CP＝ (A１D1+B1Ｃ1）/2 β （P−Po）＝
Ct ＝ (A１D1+B1Ｃ1）/2 α （T−To）＝
基準長L＝(A1D1＋B1C1)/2+Cp＋C1＋Ct＝
Cp：張力による補正値（m） P：測定時の張力（kg）
Po：指定張力
Ct：温度による補正値（m）
α：使用する鋼巻尺の膨張係数 T：測定時の気温（℃）β：使用する鋼巻尺の張力補正係数
To：使用する鋼巻尺固有の標準温度
C1：器差による補正値③ ℓ1,ℓ2 の計算ℓ1 の総合計＝ℓ2 の総合計＝（スタート側） ℓ1＝
l1＝（ターン側） ℓ2＝
l1＝
4×レーン数＝
4×レーン数＝④ 四隅の角度
測角点
初
読
３倍角
平 均 値
∠Ａ１
∠Ｂ1
∠Ｃ1
∠Ｄ1
⑤プール長（各コースごとのℓ1 及びℓ２ のそれぞれの最大値に○、最小値に△をつけること。赤色マーク）
測定点①のL＋ℓ1＋ℓ2はターン側にスタート台がある場合は、25.000ｍ～25.010ｍまたは50.000ｍ～50.010ｍとなる。
なお、タッチ板を付けないターン側スタート台は端壁より突き出さない
レ
測
レ
測
スタート側
スタート側
ターン側
ターン側
定
定

ℓ2

ℓ2−ℓ2

L＋ℓ1＋ℓ2

点
ℓ１
ℓ１−ℓ1
①
②
③
5 ④
⑤
最凸部のℓ1＋③のℓ2＋L＝
①
②
③
6 ④
⑤
最凸部のℓ1＋③のℓ2＋L＝
①
②
③
7 ④
⑤
最凸部のℓ1＋③のℓ2＋L＝
①
②
③
8 ④
⑤
最凸部のℓ1＋③のℓ2＋L＝
①
②
③
9 ④
⑤
最凸部のℓ1＋③のℓ2＋L＝
ン

−70−

ℓ2

ℓ2−ℓ2

L＋ℓ1＋ℓ2

様式18−5
様式18－5

年

月

日

請 求 書
殿
東京都渋谷区神南1-1-1 岸記念体育館

公益財団法人 日本水泳連盟
会

長

青 木

剛 ㊞

次の通りご請求申し上げます。
1.

金

円也

2.

プール名：
（申請プールの適用、種別に○で囲む）

・適用：プール又は学校プール 新規公認料、再公認料、事前審査料
・種別：25ｍプール、50ｍプール、併用プール、飛込プール、水球プール（関連規則は第13条の通り）

取引銀行

三菱UFJ銀行 渋谷支店 （普通） 4444039
みずほ銀行

渋谷支店 （普通） 516086

三井住友銀行 渋谷支店 （普通） 0921972（振替貯金） 00130－1－5178−71−

様式18−6
様式18－6

年

月

日

領 収 書
殿
東京都渋谷区神南1-1-1 岸記念体育館

公益財団法人 日本水泳連盟
会

長

青 木

剛 ㊞

次の通り領収いたしました。
3.

金

円也

4.

プール名：
（申請プールの適用、種別に○で囲む）

・適用：プール又は学校プール 新規公認料、再公認料、事前審査料
・種別：25ｍプール、50ｍプール、併用プール、飛込プール、水球プール（関連規則は第13条の通り）−72−

様式18−7
様式18－7

年

月

日

請 求 書
加盟団体名：（公認測量者）
住

所：

氏 名：
㊞
（公認測量者印のないものは無効です。）
次の通りご請求申し上げます。
ただし、プール名
プール実施測量旅費、公認申請文書作成費として

１．金

円也

・旅費交通費明細
月 日
発
経 路
着
鉄道、車距離（キロ）
日 当
宿 泊
交通費

料
鉄道
自動車
船舶

その他
旅費合計

・申請文書作成費明細
項 目
文書作成費
郵送費
通信費
雑費
申請文書作成費合計

旅費合計＊助手に要した費用については別葉とする。
金

額

備考

＊各費用関連規則は第13条の通り−73−

様式18−8
様式18－8

年

領

収

月

日

書

加盟団体名：（公認測量者）
住

所：

氏 名：
㊞
（公認測量者印のないものは無効です。）
次の通り領収いたしました。
ただし、プール名
プール実施測量旅費、公認申請文書作成費として

１．金

円也

・旅費交通費明細
月 日
発
経 路
着
鉄道、車距離（キロ）
日 当
宿 泊
交通費

料
鉄道
自動車
船舶

その他
旅費合計

・申請文書作成費明細
項 目
文書作成費
郵送費
通信費
雑費
申請文書作成費合計

旅費合計＊助手に要した費用については別葉とする。
金

額

備考

＊各費用関連規則は第13条の通り−74−

Ｃ 2018 年）
日本水泳連盟プール公認規則 2018 年版（○

2018 年 4 月 1 日発行
発

行者

公益財団法人

日本水泳連盟〒 150-0041 東京都渋谷区神南１丁目１番１号
岸記念体育会館内
TEL. 03-3481-2306
印

刷

所

株式会社

FAX. 03-3481-0942

エーピーアイ

東京都江東区清澄 2 − 11 − 7

無断複製転載を禁ず