エリウェル Ｉ Ｃ ９ ０ １ 取 扱 説 明 書
１接点出力の電子サーモスタット

ご使用前に必ずお読みください

３．使用上のご注意
注意・ フロントパネルのボタンは先のとがったもの（ボールペン、ドライバー等）で押さないで下さい。
・ 汚れた時は、柔らかい布又はティッシュペーパーで拭いて下さい。シンナー、ベンジン等の有機溶剤及び強酸、強アルカリ性のものは表面を傷めますので絶対に使用しないで下さい。
・ 水は絶対にかけないで下さい。

エリウェル電子サーモスタット取扱い上の注意事項
フロントパネルと機能
１． 安全上のご注意
警告・ 必ず電源を切ってから配線して下さい。感電する恐れがあります。
・ 湿気の多い場所、水や油及び薬液などのかかる場所への取付けはしないでください。
故障や過熱、発火の原因となります。
・ 腐食性、可燃性の雰囲気中、揮発性のガス、蒸気等の雰囲気中で使用しないで下さい。
故障、破損の恐れがあります。
・ 絶対に分解や修理、改造をしないで下さい。内部に触れると感電や故障の原因となります。
・ ケースや端子ブロックの隙間から金属片やドライバーを差し込まないで下さい。感電、破損の恐れがあります。
・ 放熱を妨げないよう、本機器の周辺及び通風孔を塞がないで下さい。発熱する恐れがあります。
２． 取付け上のご注意
注意・ 以下の周囲温度・周囲湿度の範囲内で使用・保管して下さい。
許容周囲温度： −５〜５５℃ 許容周囲湿度： １０〜９０％ＲＨ（結露無き事）・ 次のような場所には、取付けないで下さい。
−振動の多い場所−塵埃の多い場所−強い高周波ノイズを発生する機器（高周波ウェルダー等）に近い場所−直射日光が当たる場所−直接水のかかる場所
・ センサー、外部設定器の配線は誘導ノイズの影響を避けるため、電源ライン、負荷ラインとは出来るだけ離して下さい。
・ 取付け時に、センサーの先端部に機械的な力を加えないよう注意してください。センサーは丁寧に取り扱って下さい。落としたり、振り回したりするとセンサー不良の原因となります。
・ 配線は棒端子、又ははんだ付けで固めて取付けて下さい。
・ センサーが切断、短絡した場合は交換して下さい。
・ トランスを取付ける場合は、一次側と二次側を確認の上、正しく配線して下さい。

1

ＩＣ９０１はフロントパネルの液晶表示部と４つのボタンで、用途に応じて多様な設定が可能です。
各ボタンとその働き①

ＵＰボタン：パラメーターのスクロール、値の増加②

ＤＯＷＮボタン：パラメーターのスクロール、値の減少③

fｎｃボタン： エスケープ（１つ前の表示に戻る）④

ｓｅｔボタン： 温度設定モードの呼び出し、値の確定

液晶ランプ
フロントパネルロゴ
ＯＵＴ

機 能
出力リレー
アラーム

本機の状態
出力リレーＯＮ時点灯。 ディレー時点滅
アラームＯＮ時点灯

ＩＣ９０１には“温度設定”モードと“パラメーター”モードがあります。

温度設定モード ＝ 温度設定の方法 （例：測定温度２３℃にて−５℃に温度設定する場合）
２３
↓
ＳＥｔ
↓
０↓
− ５↓
２３

電源を入れると、測定温度が表示されます。 ④ｓｅｔ ボタンを押して下さい。
ボタンを再び押して下さい。

ＳＥｔと表示されます。設定値を呼び出すには ④ｓｅｔ

初期設定値が表示されますので②ＤＯＷＮ ボタンを押します。
設定温度にあわせます。この値がメモリに記憶されます。
フロントパネルのボタンに１５秒以上触れないでおくと、１つ前の表示に戻ります。 １５秒毎に自動的に１つずつ前の表示に戻り、最終的に測定温度の表示に戻ります。
③ｆｎｃ ボタンを押すことによっても、１つずつ前の表示に戻り、最終的に測定温度の表示に戻ります。
2

液晶表示部に最後に表示された値がメモリに記憶されます。
注意： パラメーターを変更した時は、機器の設定又は時間（タイミング）に起因する誤作動を防止するために機器の電源を一度切り、

注： ｄｉＳフォルダ内のパラメーター、ＬＯＣ ＝ ｙ と設定されていれば、設定値の変更は出来ません。表示のみ可能です。

再び電源を入れて下さい。

パラメーターモード
ＩＣ９０１のパラメーターは４つの「フォルダ」に分類されています。
フォルダ各フォルダに属するパラメーター
ＣＰ ＝ ｄｉＦ ＨＳＥ ＬＳＥ ＨＣ Ｏｎｔ ＯＦｔ ｄＯｎ ｄＯＦ ｄｂｉ ＯｄＯｄｉＳ＝ ＬＯＣ ＰＡ１ ＣＡ１ ｄｒｏＣｎＦ＝ Ｈ００ ｒＥＬ ｔＡｂ

ＦＰｒ＝ＵＬｄＬ

パラメーターモードに入るには、測定温度が表示された状態で、④ｓｅｔ最初のフォルダ“ＣＰ“が表示されます。 ④ｓｅｔ

ボタンを５秒以上押して下さい。

ボタンを押します。（※１）

ボタンを押して２番目のパラメーター”ＨＳＥ“を呼び出します。④ｓｅｔ

ボタンを押します。（※２）

初期設定値が表示されます。 ①ＤＯＷＮ ボタンを押して下さい。
５に合わせ、④ｓｅｔボタンを押して確定します。 この値がメモリに記憶されます。

“ＣＰ”フォルダ内の別のパラメーターを設定する場合： ③ｆｎｃ ボタンを押す、又はボタンに触れないで１５秒放置すると“ＨＳＥ”の表示に戻ります。 ①ＵＰ 又は②ＤＯＷＮ ボタンを押してお望みのパラメーターを呼び出し、上記（※２）の操作を繰り返して下さい。
別のフォルダのパラメーターを設定する場合：“ＨＳＥ”の表示に戻った状態で再度③ｆｎｃ ボタンを押します。“ＣＰ”と表示されますので①ＵＰ 又は②ＤＯＷＮ ボタンを押してお望みのパラメーターが属するフォルダを呼び出し、上記（※１）の操作を繰り返して下さい。
3

パスワードが有効な場合、測定温度が表示された状態で④ｓｅｔボタンを５秒以上押すと“ＰＡ１”と表示されます。

④ｓｅｔ ボタンを押すと０と表示されます。①ＵＰ ボタンでパスワードの数字を入力し④ｓｅｔ確定します。
数字が合っていると、最初のフォルダ“ＣＰ“が表示され、パラメーターの設定・変更が出来ます。

ボタンで

注： パスワードはメモを取るなどして忘れないようにして下さい。パスワードを忘れてしまった場合、１から順に入力してパスワードを探して頂かなければなりません。

フロントパネルボタンのロック“ＣＰ”フォルダ内の最初のパラメーターが表示されます。
①ＵＰ

ＩＣ９０１のパスワード機能が有効な場合（パラメーターＰＡ１が０以外の数値で設定されている場合）、あらかじめ設定したパスワードを入力しなければパラメーターを呼び出すことが出来ません。 初期設定ではパスワードは無効（設定値＝０）です。
ＰＡ１
↓
０↓
ＣＰ

パラメーターの設定方法 (例：ＨＳＥを＋５℃に設定する場合)
２３
↓
ＣＰ↓
ｄｉＦ↓
ＨＳＥ↓
９９↓５↓ＨＳＥ

パスワード

ＩＣ９０１には“ｄｉＳ”フォルダ内の“ＬＯＣ”パラメーターをｙと設定する（初期設定＝ｎ）ことによりフロントパネルのボタンをロックすることが出来ます（誤操作防止機能）。 ボタンがロックされた状態でも、④ｓｅｔ ボタンで温度設定モードを呼び出し、設定値を表示することが出来ます。(表示のみで変更不可)

アラーム表示ＩＣ９０１がアラーム状態になると、アラームアイコン 下の液晶ランプが点灯してお知らせします。
コンプレッサー(ヒーター)センサーの不具合の場合は液晶表示部にＥ１と表示されます。
表示
エラーの内容Ｅ１
コンプレッサー(ヒーター)センサーの不具合
センサーがエラー状態を検知すると：・ 液晶表示部にＥ１と表示されます。
・ 本機がサイクル運転または下記の表の通りプログラムされている場合、コンプレッサー(ヒーター)は“Ｏｎｔ”と“ＯＦｔ”で設定された通りに働きます。
4ＯＵＴ

Ｏｎｔ

ＯＦｔ

コンプレッサー(ヒーター)出力

００ＯＦＦ０＞０ＯＦＦ＞００

ＯＮ＞０＞０サイクル運転ＩＣ９０１ パラメーター構成表
フォルダ

OnOff
Ont

パラメー
ター

Ont

取付けＩＣ９０１はフラッシュパネル取付け用として設計されています。パネルに７１ｘ２９ｍｍの開口部をあけ、同梱のブラケットで固定して下さい。
高湿・結露を避け、本体が熱を持たないよう適度に通気が可能な場所に取付けて下さい。

ー ︵ ーCP

2℃

99℃

ＬＳＥ

設定値温度下限値-55...HSE

-55℃

HC

温蔵(H)／冷蔵（C)モードの切り替え

Ｈ／Ｃ

C

0...2500分

0...250１分

0...2500秒

0...2500分

0...2500分

0...2500分

n/yn

0...2500-30…30

00/10

センサー不良の際のコンプレッサー（ヒーター）の運転時間。 ＯＦｔが“０”の場合このパラメーターを“1”に設定すると、コンプレッサー（ヒーター）は常にＯＮとなります。 Ｏ
Ｆｔが＞０の場合常にＯｎｔとＯＦｔで設定された時間でサイクル運転します。 ＊注１

Ｏｎｔ
センサー不良の際のコンプレッサー（ヒーター）の停止時間。 Ｏｎｔが“０”の場合このパラメーターを“1”に設定す
ると、コンプレッサー（ヒーター）は常にＯＦＦとなります。
Ｏntが＞０の場合常にＯｎｔとＯＦｔで設定された時間でサイクル運転します。 ＊注２

配線図

ＯＦｔ

ヒタ

ＩＣ９０１には２．５ｍｍ２径の電源ケーブル接続用のネジ端子ボードがあります。端子の容量は、本体に貼付されているラベルをご覧下さい。 リ
レー出力には電圧がかかっておりません。 負荷が大きい場合には、最大許容電流を超えないようにし、適切な容量のリレーを使用してください。 本
体に表示されている電圧と合っているかご確認下さい。
１２Ｖ仕様の場合は必ず、２５０ｍＡディレーヒューズで保護された安全トランス経由で電源を取って下さい。 センサーに取付けの極性は無く、市販の両極性ケーブルを使用して伸長する事が出来ます。（もしセンサーを伸長した場合、ＥＭＣ（電磁互換性）という点から本機の性能に影響する事をご留意ください） 配線は慎重に行って下さい）。センサー及び入力ケーブルは電源ケーブルから出来るだけ離して下さい。

制御＆保護

ｄＯｎ

ｄＯＦ

配線
１−２コンプレッサー(ヒーター)リレー出力時 開

１−３コンプレッサー(ヒーター)リレー出力時 閉

６−７

電源

８−９

センサー入力Ａ

コピーカード (別売) 用ＴＴＬ入力

ｄｂｉ
ＯｄＯ

表

コンプレッサー（ヒーター）保護のため、ON/OFFの間隔をディレー時間で制御。庫内温度が設定温度プラス（もしくはマイナス、パラメーターＨＣの設定による）ｄｉＦの温度に達した時ディレーとなり、このパラメーターで設定した時間(秒）コンプレッサー（ヒーター）は合計温度を超えて上昇（下降）しても停止状態のままです。
コンプレッサー（ヒーター）保護のため、ON/OFFの間隔をディレー時間で制御。コンプレッサー（ヒーター）が停止した時点から起算して、このパラメーターで設定した時間（分）コンプレッサー（ヒーター）は、庫内温度が設定温度プラス（もしくはマイナス、パラメーターＨＣの設定による）ｄｉFの温度を超えて上昇（下降）しても停止状態のままです。
コンプレッサー（ヒーター）保護のため、ON/OFFの間隔をディレー時間で制御。コンプレッサー（ヒーター）が運転を開始し、庫内温度が設定温度に達してコンプレッサー（ヒーター）が停止した後、コンプレッサー（ヒーター）が運転を開始した時点から起算して、このパラメーターで設定した時間（分）コンプレッサー(ヒーター）が再び設定温度＋diFの温度を超えて上昇（下降）しても停止状態のままです。
機器の電源ＯＮ後、又は停電時にコンプレッサー（ヒーター）出力がＯＮとなるまでのディレー時間。

ＬＯＣ

フロントパネルボタンのロック。
ｙ＝ロックする ｎ＝ロックしない ＊注３

ＰＡ１

パスワード。 ０＝パスワードは無効 Ｏ以外の値に設定するとパスワードが有効となります。 ＊注４

ｄｉＳ
示
ＣＡ１
ｄｒｏ

5単位

1...30ー ︶注意！ 本機が通電中は絶対に電気系統に触らないで下さい。

初期設定LSE...99

サ

電気配線範囲

設定値温度上限値

ッコン
プレ

明ＨＳＥ

ｄｉＦ
OFt説ディファレンシャル。リレーの働く温度幅。 設定値に達す
るとコンプレッサー(ヒーター）は停止し、設定値プラス（もしくはマイナス、パラメーターＨＣの設定による）ディファレンシャルの値の温度に達した時再始動します。 注：０は設定不可。

微調整。 センサー計測値±このパラメーターで設定した値の温度が表示されます。（例：−２で設定した場合、センサー計測値が４の場合表示は２となります）
温度表示の選択。 ０＝℃ １＝°Ｆ

6℃

パラメー
ター

フォルダ
ＣｎＦ

Ｈ００

構
成説

明

センサーのタイプ選択。ＰＴＣ又はＮＴＣ。
０＝ＰＴＣ Ｎ＝ＮＴＣ

範囲

初期設定

0/1

0

単位

ｒＥＬ
ｔＡｂー

カ コ
Fpr ＊ ピドー

ＵＬｄＬ

＊コピーカードはオプションです。
注１＆注２：Ｏｎｔ，ＯＦｔのパラメーターを両方共０に設定した場合、コンプレッサー（ヒーター）は停止したままとなります。
注３＆注４：ＬＯＣ＝ｎ、ＰＡ１を０以外の値（ボタンのロック無し、パラメーターロック有り）に設定している場合、温度設定モードにて設定値の変更は出来ますが、パラメーターモードには入れません。
ＬＯＣ＝ｙ、ＰＡ１を０の値（ボタンのロック有り、パラメーターロック無し）に設定している場合、温度設定モードにて設定値の表示のみ可
能で、変更は出来ません。パラメーターモードには入って値を変更する事が出来ます。
技術データ
本体材質

プラスチック樹脂本体 ＰＣ＋ＡＢＳ ＵＬ９４ Ｖ−０

寸法

フロントパネル７４ｘ３２ｍｍ 奥行６０ｍｍ

フロントパネル保護等級

ＩＰ６５相当周囲温度(使用時＆保管時)−５℃〜５５℃

周囲湿度（使用＆保管時）

１０〜９０％RH 以下(結露しないこと)

表示温度範囲−５０〜９９℃

アナログ入力ＰＴＣセンサー １点

デジタル出力ＳＰＤＴ ８（３）A ２５０V〜 1 点

計測範囲−５０〜９９℃

精度

全温度計測範囲の±０．５％＋1℃

分解能１℃

電源

ＡＣ／ＤＣ１２V ＡＣ／ＤＣ２４Ｖ

ＡＣ１００Ｖ又は２００Ｖ（±１０％） ５０／６０Ｈｚ
お問い合わせは： 正栄 株 式 会 社

本社 〒553-0003 大阪市福島区福島６−１３−３
機器事業部 TEL: 06-6458-4151 FAX:06-6458-4175
輸入開発システム課 TEL: 06-6454-4653 FAX:06-6458-4175
東京支店 〒156-0043 東京都世田谷区大原１−６３−９−８F

ＥＸＱ−３−７１８２０８−３

TEL: 03-3323-1211 FAX:03-3324-3877

製品改良のため、予告無しに仕様・構造などの変更を行うことがあります。

7URL:http://www.shoei-sec.co.jp E-mail : info@shoei-sec.co.jp