WS-38,38N Type Battery Operated Type Solenoid Valve

WS-38,38N 型 電池式電磁弁（ねじ込）製品記号 WS38-F
WS38N-F（ねじ込、水道法性能基準適合品）

バルブコントローラ付
水道法性能基準適合品（WS-38N型）

散水設備など電 池 式 の WS-38 型 シ リ ー ズ（ ね じ 込■特長形）は、バルブコントローラによる弁開● バルブコントローラを組込んでいます

閉制御が容易に行える電磁弁です。パルので制御盤、ケーブルが不要です。

ス作動、永久磁石で弁開状態を保持する● 作動時のコイル消費電力は 2W です。

「自己保持機能」及び電池内蔵のバルブ● バルブコントローラは時刻、曜日など様々な設定条件で使用可能です。
● プログラム制御に限らず、バルブコン● 手動開閉機構付です。

トローラのスイッチで手動散水も可能です。

コントローラによる組合わせで、制御盤■仕様通電開作動
型式

WS-38 型

製品記号WS38-F

WS-38N 型
WS38N-F

15 〜 50呼び径
適用流体

水

流体温度

5 〜 60℃（管端コア使用の場合 5 〜 40℃）

適用圧力

0.05 〜 0.75MPa

定格電圧

DC6V（バルブコントローラ電源より供給）注 1.

定格電流

0.33A

消費電力

2W

弁開時間

約1〜2秒

弁閉時間

5 〜 30 秒

絶縁種別

B種

周囲温度

5 〜 50℃

保護構造

防噴流形（IP55 相当）

端接続

JIS Rc ねじ注 5.

材質

本体（CAC406）、ダイヤフラム（NBR）
水平配管にコイルを上にした正立取付取付姿勢
本体耐圧性能水圧にて 2.0MPa

水圧にて 1.75MPa

注 1．バルブコントローラの電池は 9V アルカリ乾電池（「6LF22」又は「6LR61」）をご使用ください。
（別売品）
注 2．9V アルカリ乾電池は、1 年以内に必ず交換してください。
注 3．本弁を配管に取り付けたとき、永久磁石により弁開状態となっている場合がありますので、流体を流す前に必ず次の操作を行ってください。
付属コントローラにて「手動散水」操作を行ってください。その後「手動散水中止」操作により弁閉し、使用可能状態となります。
注 4．バルブコントローラ無の WS-39 型も製作しています。
（ただし、動作にはパルス電圧切換のコントローラ又は制御盤が必要です。詳細についてはお問い合わせください。
）
注 5．管端コア内蔵品も製作しています。
（降雨時に雨を感知して散水を止めます。
）
注 6．レインセンサー付属（簡易検知型）も製作しています。
注 7．呼び径選定図表は、360 頁をご参照ください。

■寸法表（mm）dLGH

Cv値

質量（kg）

151／2

110

16137

41.9

203／4110

16137

51.9251120

21142

91.9

3211／413525147

112.64011／2

14529154

163.150217035162224.4

■構造図

120H

φ94リード線Rc.dOUTINL

S240148A 363

12電磁弁

呼び径Gや電源ケーブルが不要です。

DATA/WS-18 (for Water or Air), WS-38,38N (for Water) Type Solenoid Valve

資料/WS-18 型 赤水防止電磁弁（水・空気用）
WS-38,38N 型 電池式電磁弁（水用）
呼び径選定図表〈水用〉
適用型式

WS-18型
WS-38,38N型
差圧（ΔP）MPa
0.01

0.02

0.03

0.04

0.06 0.08 0.1

0.2

0.6

0.8

0.4

0.6

0.8 1.01●図表の使い方2

一 次 側 圧 力 0.3MPa 、 二 次 側 圧 力3460.60.8815120253233060

506m3/h40404流量流量20A2m3/h

100.28MPa、水の流量 3m3/h の条件における呼び径を求めます。
この時、差圧（Δ P）は 0.3 − 0.28 ＝ 0.02MPa となります。差圧（Δ P）＝ 0.02MPaを垂直にたどって、流量 3m3/h との交点A を求めます。A 点は呼び径 20 と 25 の間にありますから、大きい方の呼び径 25 を選定します。

80100810200

20304060

10080200

呼び径選定図表〈空気用〉
適用型式40.3 0.

1.00.80.6PaM）
23ΔP
0.0 0.0圧（0.450.010.

20.

0.4

差0.20.1
0.08
0.060.2A

0.10.080.060.040.0120B

10000

2000

402000.01400

呼び径1520600
800 00102532200000

60m3/h（ 標準状態 ）4050200360 S240148A

MPa

流量流量4080

604060m3/h
80（ 標準状態 ） 1000010●図表の使い方

0.04

20400600
800

50.1.00.80.6

一次側圧力

一次側圧力電磁弁

12MPa

WS-18型00
4000
60 0080 000
1000 00
8 0 10 0

一 次 側 圧 力 0.1MPa 、 二 次 側 圧 力0.08MPa、空気（20℃）の流量 100m3/h（標準状態）の条件における呼び径を求めます。
この時、差圧（Δ P）は 0.1 − 0.08 ＝ 0.02
MPa となります。一次側圧力 0.1MPa と差圧 0.02MPa との交点 A を求めます。
A 点より垂直にたどって、流量100m3/hとの交点 B を求めます。B 点は呼び径 20と 25 の間にありますから、大きい方の呼び径 25 を選定します。

DATA/Solenoid Valve

資料/電磁弁設置上のポイント

注意

図1．配管例略図

設置時やそれに関する注意事項は、それぞれ別に用意された取扱説明書をご覧ください。

図2．取付姿勢略図■選定、設置上のポイント
1. 電磁弁の一次側にストレーナを取り付けてください。
（図 1 参照）

注．呼び径65以上は水平配管にコイルを上にした正立姿勢で取り付けてください。

※網目：国土交通省仕様は、電磁弁の前に設ける場合は 80 メッシュ以上。

2. 運転を止められない装置の場合、電磁弁の一次側から二次側へのバイパス配管（止弁を設置）を設けてください。
（図 1 参照）
また、バイパス配管を設置しない場合は、電磁弁の一次側止弁手前に主管から分岐したブロー用止弁を設置し、フラッシングができるようにしてください。

図3．二次側立ち上がり配管

3. 取付姿勢は、水平配管にコイルを上にした正立姿勢で取り付けます。
（図 1,2 参照）
ただし、桃太郎シリーズ（PS/PF-16,17 型を除くはん用タイプ）の呼び径 50 以下は水平配管にコイルを上にした正立から水平（真横）までの取付姿勢で縦配管にも使用できますが、弁前後の差圧が 0.03MPa 以上必要となります。
（図 2 参照）
また、TB-03 型端子箱付の場合、端子箱の電線挿入部が下向きとなるように取り付けてください。

4. 電磁弁の二次側圧力が一次側圧力より高くなる場合は、弁閉できず逆流しますので、二次側には逆止弁を取り付けてください。
（図 3 参照）

5. 蒸気に使用する場合で、電磁弁が閉止した際に、二次側圧力が負圧となるような場合には、電磁弁の二次側に真空調整弁（バキュームブレーカ）を取り付けてください。
（図4 参照）

図4．蒸気配管使用例略図

6. 蒸気用の場合は、配管系にスチームトラップを取り付けてください。
7. 流体が液体の場合、弁閉時のウォータハンマ現象や周囲温度による熱膨張により、配管内が昇圧する場合があります。機器などの保護のためレリーフ弁を取り付けることを推奨します。また、ポンプの吹込み側に電磁弁を設置する場合、負圧による作動不良の原因となりますので、電磁弁を弁開状態の後、ポンプ起動となるシステムとしてください。
（図 5 参照）

8. コイルの結線には 0.75mm2 以上の電線を使用し、正しく結線してください。また、電気回路保護用として、ヒューズを入れてください。
ますので高温には注意してください。
（使用条件、型式により上昇温度は多少異なります。
）

図5．レリーフ弁取付例略図

10. 電磁弁は、流体の流れ方向と製品に示す流れ方向の矢印を合わせて取り付けてください。

※レリーフ弁

11. フランジ形を配管接続する際は、管フランジ接続用ボルト長さを推奨する場合があり逆止弁ますので、取扱説明書をご覧ください。

12. 分解点検時には、スペースが必要です。必ずメンテナンススペースを確保してくださ

電磁弁

油タンクい。
※メンテナンススペースについては、製品個々の取扱説明書にてご確認ください。

13. 電磁弁には、配管の荷重や無理な力・曲げ及び振動がかからないよう配管の固定や支持をしてください。

ＫＷ型
複式ストレーナポンプ※熱膨張などで昇圧が予想される場合は、レリーフ弁を取り付けてください。

14. 凍結の恐れがある場合は、水抜きや保温などをしてください。
ただし、コイル部分は保温しないでください。

15. 長期間作動しない用途（緊急遮断弁や安全確保用バルブに使用する用途など）でご使用の場合、固着による作動不良の恐れがありますので、月に1回程度の作動確認を行ってください。

S240148A 381

電磁弁

12

9. コイルは連続通電や断続を繰り返した状態ですと、表面が約 70℃位まで温度上昇し