配電制御システム

Catalog P2123-K

TERASAKIが提案する次世代のMSBです
New generation of main switchboards fromTERASAKI'S TECHNOLOGY

Certificate取得●御客様に一層の安心と信頼を提供するために

Certificate

Factual statement has been issued
by Lloyd’s Register Group Limited.
●For greater reliability.

CE mark適合

CE marking

CE mark compliance

小型化実現
発電機盤は容量 1,100kVA まで同一寸法にて製作可能です
また、1,400kVA まではフロアスペースを40％削減しました

Compact●御客様のイージーメンテナンスにも配慮しています

More compact
Generator panels, all equalin size, are available in capacities up to 1,100kVA.
Up to 1,400kVA, floor space
has been reduced by 40%.
●For easy maintenance.

1TERASAKI「地球環境にやさしく」実現
分別、そしてリサイクル…

More eco-friendly
Easily separable and recyclable ...

Ecology

TERASAKI EARTH CONSCIOUS
q溶接レスで解体の容易化を図りましたw従来BUSカシメ接続部に流し込んでいたハンダを取りやめました
e盤内に使用する鋼板にはめっき鋼板を多用しました
qWeld free connections facilitate disassembly.
wSolder is no longer used in busbar joints.
eMore galvanized steel sheets are used in the system.

安全性向上
盤構造は、万一の事故に対しても、事故の拡大／影響を減らすた
めに保護グレードを上げました

Added safety
The system uses panels with a higher class of protection to minimize the spread and impact of an accident,
should it occur.
発電機盤はIEC61439-2, Form 4a に適合可能●機能ユニット及び外線端子台はブスバーから隔離●全ての機能ユニットは互いに隔離●外線端子台は関連した機能ユニットと同じ区画の中に含まれる

Generator panels comply with IEC61439-2, Form 4a.
●Functional units and outgoing terminal blocks are isolated from the busbars.
●All functional units are individually isolated.
●Outgoing terminal blocks are located in their related
functional units.

SafetyForm 4a

給電盤はIEC61439-2, Form 2b に適合可能●機能ユニット及び外線端子台はブスバーから隔離

Feeder panels comply with IEC61439-2, Form 2b.
●Functional units and external terminal blocks are isolated from the busbars.

Form 2b2

低圧全領域カバー
Covers all low-voltage applications●は発電機容量 6,000AクラスまでカバーするMSBです●The

system covers generators with a capacity up to 6,000A.の適用範囲
applicable range
主母線電流（A）
Bus bar current（A）

母線定格と発電機容量の関係
Relation between busbar ratings and generator capacity

8,000A

MS22領域（形式：MS22-20 over）
MS22reg（TYPE：MS22-20 over）

6,000A
5,000A
4,000A

MS22領域（形式：MS22-20）
MS22reg（TYPE：MS22-20）

3,240A

MS22領域（形式：MS22-08,12,16）
MS22reg（TYPE：MS22-08,12,16）

2,540A2,250A
1,386A
発電機：
GEN：600kVA

950kVA

1,100kVA

1,400kVA

1,400kVA over

ACB：

AR208S

AR212S

AR216S

AR220S

AR325S−AR663

盤幅：
Width：450W（400W）

650W

※

盤高：
Height：2,200H（2,000H）

2,200H※

盤奥：Depth：

950D※※：お問い合わせください。 Contact us for the details.

高信頼性（発電機自動化システム）搭載

発電機台数に制限されない柔軟なシステム構成が可能

Equipped with our highly reliable(Generating Plant Management System)

The system configuration can be changed flexibly
without limitation on the number of generators.

PLC（Programmable Logic Controller）

Generating Plant Management System
GAC21はPLC（Programmable Logic Controller）とEAS-101 Automatic Digital Synchronizerから構成されています。
The GAC21 consists of the PLC（ProgrammableLogic Controller）and the EAS-101 Automatic Digital Synchronizer.

EAS-101 Automatic Digital Synchronizer

3高性能の新型MCCB採用

Incorporates new high-performance MCCBs●共通の内部付属装置a）100A−1600Aフレームの内部付属装置は共通ですb）
ワンタッチ取付可能な共通の内部付属装置で、緊急時や仕様変更にすばやく対応することができます●Common internal attachmentsa) 100A–1600A frame circuit breakers have common internal attachmentsb) These common internal attachments mean that circuit breakers are easily
attached and removed using a simple “one-touch” action. This allows fora rapid response in emergency situations or when a specification change
is required

共 通（COMMON）

100ＡＦ●安全性に配慮a）断路機能適合b）強制OFF機構搭載c）差込型の安全性を高めたSAFETY機構搭載（OPTION）
d）安全な絶縁構造●地球環境にやさしく―分別、そしてリサイクルa）分配廃棄可能なユニット構造b）製品の減量化c）環境に配慮した材料の採用

225ＡＦ

400−1600ＡＦ●Safety featuresa）Compliance with isolation requirementsb）Forced OFF mechanismc）Safety mechanism for safer plug connections (optional)d）Safe, insulated construction●Eco-friendly - separable and recyclablea）Unitized construction allows separate disposal ofdifferent materialsb）The number of parts in products has been reducedc）Use of environmentally friendly materials

4給電盤に（母線直結差込型MCCB）も適用可能

Feeder panels feature(MCCBs that attach directly to busbars)

適用により、増設時に柔軟且つ迅速な対応が可能となりますallows for flexible and quick addition of breakers.

三相一括切り断路器装備可能
母線定格：2,540A 以下まで装備可能（盤型式：MS22-08,12,16 まで）

The system can be equipped with three-phase disconnect switches
Busbar ratings: up to 2,540A (Applicable models include the MS22-08, -12, and - 16.)
●単極断路方式から三相一括断路器まで幅広く対応が可能です●三相一括切り断路器を装備することにより、万一の事故に対しても迅速に母線を切離し、事故の拡大/影響を抑えることができます5● The system can accommodate various types, fromsingle-pole to three-phase disconnect switches.
● A three-phase disconnect switch quickly disconnects from a broken bus to minimize the spread andeffects of an accident.

仕様書及び定格表
Specification and Ratings
Standard type 標準盤
MS22-08■APPLICATION

MS22-12IEC (pub.60092 series), JIS, JEM
ABS/American Bureau of Shipping
DNV/Det Norske Veritas
LR/Lloyd’s Register Group Limited
NK/Nippon Kaiji Kyokai

Number of generator
発電機台数Option
オプションRemarks備考

Other rules

3 set
3台

Rating of generator（MAX．
）
発電機容量（最大）Ambient temperature
周囲温度600kVA■RATINGS定格Generator voltage
発電機電圧Control voltage
制御電圧
Frequency
周波数
Horizontal
水平母線
Vertical（Gen）
縦母線（発電機）Busbar Current
母線電流Busbar short circuit current
母線短絡電流950kVA

2,4〜6 set
2, 4〜6台

1,100kVA 1,400kVA

Main circuits
主回路
Control circuits
制御回路

ー

0〜45℃

50℃

450V AC

Contact TERASAKI
ご相談ください

24V DC, 110V AC

220V AC

60Hz

50Hz

1,569A

2,250A2,540A

3,240Aー

800A

1,250A

1,450A

2,000A

ー65kA

ー50kA

Withstand Voltage
耐電圧2,200V/2,500V AC /1minー

1,500V AC /1min except printed circuit modules

ー2,200Hー

It may reduce by class船級協会により異なります。

構造

Height
高さDepth
奥行きDimensions
外形寸法MS22-20

適用

Standard and Classification
Societies Conformance準拠規格と適合船級協会規則■constructions

MS22-162,000H or 2,200H
950D
Generator panel
発電機盤

ー

400W or 450W

650W

800W
1,000W
Circuit Breaker（3P）
Width Bus-tie panel
Disconnector（3P）○ー
横幅ブス-タイ盤
Disconnector（1Px3）○○
Feeder panel
600W
or700W
or
800W
or
900W
or1000W
給電盤
Degree of protection
IP22
保護等級
Rear door
裏面扉
Cable entrance
ケーブル導入口■AUTOMATIC CONTROL

Removable plate
取り外し可能扉
Gen-Bottom,Feeder-Bottom/Upper
発電機盤-底部、給電盤-底部/上部ーーーーー
IP23ーー

自動化

Generator automatic control system
発電機自動化システム

GAC21

6

www.terasaki.co.jp

本社／大阪営業所

東京営業所

九州出張所

〒547–0002
大阪市平野区加美東6-13-47〒103–0025
東京都中央区日本橋茅場町1-6-10 日幸茅場町ビル5F〒849–4256
佐賀県伊万里市山代町久原字小波瀬3798-4

TEL 06-6791-2786
FAX 06-6791-2773
hakuei-osaka@terasaki.co.jp

TEL 03-5644-0150
FAX 03-5644-0155

TEL 0955-28-3700
FAX 0955-28-3799Head Oﬃce／International Sales Dept.

Shanghai Representative Oﬃce

Hamburg Representative Oﬃce

6-13-47 Kamihigashi, Hirano-ku,Osaka 547-0002, Japan

Room No.1405-6, Tomson Commercial Building,
No.710 Dong Fang Road, Pudong, Shanghai 200122, China

Anderheitsallee 4c, D-22175 Hamburg,
Germany

TEL +81-6-6791-2790
FAX +81-6-6791-2773
hakuei-osaka@terasaki.co.jp

TEL +86-21-5820-1611
FAX +86-21-5820-1621
terasaki@vip.163.com

TEL +49-40-55-611-911
FAX +49-40-55-611-912
dan.graniceanu@terasaki.deTERASAKI ELECTRIC CO.,(F.E.) PTE. LTD.

TERASAKI ELECTRIC (SHANGHAI) CO.,LTD.

TERASAKI ELECTRIC (CHINA) LTD.

17 Tuas Street Singapore 638454

Building 5 & 7, No.399 Xuanzhong Rd,Nanhui Industrial Zone, Shanghai, China 201314

Building A-04, NO.76, Chuangyu Road, Ningxi Street,
Zengcheng District, Guangzhou 511338, China

TEL +65-6561-1165
FAX +65-6561-2166
tefe@terasaki.com.sg
www.terasaki.com.sg

TEL +86-21-5818-6340
FAX +86-21-5818-6350
tsc@terasaki.com.cn
www.terasaki.com.cn

TEL +86-20-8270-8556
FAX +86-20-8270-8586
tcsales@terasaki.cn
www.terasaki.cn

AUG. 2023
このカタログでご紹介した定格・仕様をお断りなしに変更することがありますのでご了承下さい。

Ratings and specifications covered in this brochure may be subject to change without notice.

Printed in JAPAN