CO中毒
は大変危険です

燃焼器具は空気（酸素）が不足したままで使用していると不完全燃焼を起こし、CO（一酸化炭素）が発生します。COは毒性がとても強く少し吸い込んだだけでも頭痛・吐き気などがし、気がついた時には動けず死にいたる危険性があります。

換気をしない長時間の使用●ストーブ、ガスファンヒーターは1時間に1〜2回、窓を開けて換気してください。
ガスを使う
時は、夏場のクーラーを使う時も換気が必要です！

活用版

風呂がまと換気扇の同時使用●屋内に排気筒のある風呂がまは、台所や脱衣場の換気扇を同時に使用しないでください。
ＣＦ式風呂がま

瞬間湯沸器の危ない使い方●お風呂のお湯張り、シャワーなどの長時間使用は不完全燃焼の原因となり、大変危険です。
絶対にやめましょう！

排気筒から排気ガスが室内に入りCO中毒を起こします！

お知らせ「安全制度」をご存知ですか！（長期使用製品安全点検制度）
平成21年4月から製造・輸入する「特定保守製品」に点検制度が設けられました。
特定保守製品を購入した場合は、「所有者登録」をしましょう。

屋内式ガス
瞬間湯沸器

屋内式ガスバーナー付
ふろがま

平成21年4月より前に製造された製品は法定点検の対象外ですが、お客様からのご依頼があれば法定点検に準じた点検を実施しています。点検費用は有料です。器具メー
カーにご相談ください。

・修理の連絡先は、あらかじめ取扱説明書やガス器具の点検・修理の連絡先（記入欄） ※点検
器具メーカーのホームページ等で確認してください。

品名・器具名

メーカー名

購入年月

Ｐ1 ガス臭いと感じたら
Ｐ2 地震・火災・洪水が起きたらＰ2 ガスが突然止まったらＰ3 消費者の皆さまに行ってほしい安全管理は点検・修理の連絡先①

Ｐ5 ＬＰガスの保安業務について②③

Ｐ6 安全のチェックポイントはここ④

Ｐ7 CO中毒は大変危険です

LPガス緊急時の連絡先

LPガス販売店名

Ｐ7 お知らせ

連絡先：電（「安全制度」をご存知ですか！）話：

LPガス安全委員会／経済産業省
http://www.lpg.or.jp/

緊急時の連絡先は24時間無料で対応しています。
外国語版（英語・ポルトガル語・中国語・韓国語・スペイン語）もホームページでご覧いただけます。
LPガス安全委員会ホームページでも詳しい情報をご覧いただけます。http：//www.lpg.or.jp/

ＬＰガス安全委員会

2014.3

●ガス漏れやガスの臭いがするときは、ガスの使用をやめて、器具栓、ガスの元栓、ガスメーターバルブ
および容器バルブをすべて閉めて、ＬＰガス販売店か緊急時の連絡先に連絡してください。
●避難するときは、器具栓、ガスの元栓、ガスメーターバルブおよび容器バルブをすべて閉めてください。

火気は絶対使用しないで●着火源となる裸火、換気扇、電灯などのスイッチにも絶対手を触れないでください。
●電気のスイッチは切る時にも火花がでます。切ることもしないでください。

※家屋等に被害が発生した地域では、ガス漏れや容器の点検を順次行いますので、点検の際にはご協力をお願い申し上げます。

計まわり時

ガス漏れや避難するとき閉める

閉める

ガスの元栓

ガスメーターバルブ

容器バルブ

ガスが突然止まったら（ガスを再開するときの安全確認）
ガスを外に追い出して●戸や窓を大きく開けてください。

●すべてのガスの元栓、器具栓を閉めてください。

●容器バルブは必ず閉めてくだ
さい。

閉める計まわり
時閉める※ＬＰガスは空気より重いため、低いところに溜まったガスにもご注意ください。

ガス漏れやガス臭いときは、ガスを使用せず、LPガス販売店か緊急時の連絡先に連絡してください。
ガス器具が損傷していたときには、ガスを使用せず器具メーカーに修理を依頼してください。
ガスがしゃ断された場合は、ガスメーターの表示を確認し復帰を行ってください。
※「圧力が低下した時」や「大量漏えい」のしゃ断表示の場合は、ＬＰガス販売店か緊急時の連絡先に連絡してください。

ガスメーター（マイコンメーター）の機能と表示■ガスしゃ断の機能●長い時間ガスを使用したときやガス器具の消し忘れのとき、自動的にガスをしゃ断します。
●ガスを使用中に強い地震（震度５相当以上）が起きたとき、自動的にガスをしゃ断します。ガスを使用していないときは、ガスをしゃ断しない機能になっています。
●配管の折損やゴム管がはずれたときなど、大量のガスが流れたとき、自動的にガスをしゃ断します。

■ガスしゃ断時の表示●ガスの流れや圧力などに異常があると、自動的にガスをしゃ断し、原因が表示されます。
使用
長時間のれた時
又は消し忘

ガス漏れの状況をす

連絡●すぐに「緊急時の連絡先」に連絡してください。

をお知らせ
近所の目標 ください。

その場の状況

がガスの圧力時
たし
下
低ゴム管がなどはずれた時

表示部※ガス警報器とガスメーターが連動している場合、警報が鳴ったときも地震しゃ断と同じ表示になります。

ガスメーターの復帰方法■次の手順で復帰操作を行ってください。

お名前
住所

生
地震が発した時など●「緊急時の連絡先」の指示に従ってください。
● 安全確認が済むまでガスは使用しないでください。

◎緊急時の連絡先は、あらかじめ販売店に確認してください。
◎緊急時の連絡先は、24時間無料で対応しています。

C 流量オーバー B
微少漏れ
AC 消し忘れAB 圧 力 異 常BC 警報器 他● 器具栓をすべて閉めてください。
● 使っていないガスの元栓が閉っていることを確認してください。

● 左側の復帰ボタンを押してください。
●「ガス止」の文字が消えます。

● 液 晶の文 字とランプが点滅します。
● １分間お待ちください。

※ランプが復帰ボタン部にあるものもあります。

C 流量オーバー B
微少漏れ
AC 消し忘れAB 圧 力 異 常BC 警報器 他● 液晶の文字とランプが消えます。

● 復帰完了です。
● ガスは使えます。

※復帰操作をしても復帰しない場合（再び「ガス止」表示が出る）は、復帰操作を繰り返さずＬＰガス販売店の点検を受けてください。

ガスメーターの出口からガス器具までは 消 費 設 備 と呼ばれ、法律上の管理責任は消費者の皆さまにあります。
4年以内に1回、法律に基づき認定を受けた保安機関 が皆さまのご家庭に伺い、消費設備の調査を行いますが、日常の点検・維持管理はLPガスを使っている 皆さまで行 ってください。
積雪（雪害）

排気筒（煙筒）のチェック

CO中毒について長時間のガス使用はときどき窓を開けて換気をフィン（排気部）の目づまりのチェックガスを使う場合は換気を習慣に損傷防止

台風などによる破損のチェック

燃焼器具は空気（酸素）が不足したままで使用していると不完全燃焼を起こし、CO（一酸化炭素）が発生します。COは毒性がとても強く少し吸い込んだだけでも頭痛・吐き気などかし、気がついた時には動けず死にいたる危険性があります。
CO警報器の設置をおすすめします。
排気筒

ふろがまの空だきに注意

フィン

給気口のチェック

調整器

漏れ

火気との距離は2m以上に2m超ＬＰ ガ ス 容 器※くさりの２重掛けを推奨

ＬＰ ガ ス 容 器

くさり（転倒・転落防止）
腐食防止
温度上昇防止ストーブ、ガスファンヒータをご使用の皆さまへ

ガス警報器
ガスメーター

圧 力
漏 れ
腐食防止
欠 陥

1時間に1〜2回、窓を開けて換気してください。

使っていないガス栓のチェック

点火・消火は目でチェック※乾電池が切れていると点火できません。
※器具が点火しにくい場合は、すぐに器具メーカーに点検を依頼してください。

コンセントが差し込まれていますか
ゴムホース接続チェック

埋設管の漏れ調査

LPガス販売店が行う安全管理
ＬＰガス容器からガスメーターの出口までは 供給設備と呼ばれ、ＬＰガス販売店が、責任を持って点検と維持管理を行います。
※LPガス販売店が行う安全管理の詳しくは次のページ（P5）をご覧ください。

使って いる皆さまが行う安全管理◎不明の点やお困りの ことがありましたら、販売店へお気軽にご相談ください。

●器具メーカーかＬＰガス販売店に、すぐ点検を依頼してください。
●点検・調査は無料で行いますが、修理や改善が必要なときは有料となります。

炎が安定しない

炎が黄色い

炎が赤い

使用中に消火した

爆発的に着火する

火移りしにくい

点火しにくい点火しない

異常音をたてて燃える

ガスの臭いがする

運転中に排気ガスの臭いがするＬＰガスを安全にお使いいただくために、法律に基づき定期的に周知や消費者宅の点検・調査の保安業務を行いますが、認定を受けた保安機関に販売店が委託している場合があります。保安機関が訪ねた時はご協力をお願いいたします。

供給開始時点検・調査

使っていないガスの元栓は●容器の転倒防止の確認など、容器周りの点検を行います。

供給開始時に行います。

容器の交換時に（または月１回以上）行います。

焼けこげやひび割れができていないか。

つまみは「閉」になっているか。

容器交換時等供給設備点検●ガス器具も含めたLPガス設備全体の点検・調査を行います。

ゴムホース（ゴム管）は元栓のゴムキャップがついているか。
※つまみを間違ってあけてしまわないようガス栓カバーをつけておきましょう。

小型湯沸器の給排気はホースバンドでしっかり止まっているか。

元栓の赤い線まで差し込まれているか。

室内に排気筒のある風呂がまの給排気はＣＦ式風呂がまをご使用の皆さまへ

定期供給設備点検

定期消費設備調査●ガス漏れの有無など、調整器からガスメーターの供給設備の点検を行います。

●ガス器具、給排気、ホース、配管などの消費設備の調査を行います。

4年以内に1回行います。

排気筒の先端は屋外に出ているか。
換気扇を回すか、窓を開けて換気をしているか。

排気筒からの逆流がないことを確認しているか。

4年以内に1回行います。

屋外から給排気する燃焼器具は排気ガス

周知

F F 式 スト ー ブ をご使用の皆さまへ排気筒がはずれていないか。

排気口がふさがっていないか。

緊急時連絡と緊急時対応●使用上の注意点や事故を起さないための情報などを定期的に文書でお知らせします。

年1回（または2年１回）に行います。

緊急時は30分以内に無料対応

給気口がふさがっていないか。

CO警報器はガス警報器は掃除機などの使用後は、必ず電源が元通りになっているか。

●ガス漏れなどの時、すみやかに対応します。
緊急時の連絡先は夜間・休日も対応

鳥の巣が排気を妨げていな
いか。

排気筒の先端が屋外に出ているか。

コンセントが抜けていないか。
※警報器の交換期限は5年です。

埋設管の事故防止のために埋設管近くで庭木の植え付けや工事をされる時は、安全に作業をしていただくために、ＬＰガス販売店にご連絡ください。

◎「保安業務」は無料で行います。
「消費設備」の修理や改善が必要なときは有料となります。