エリウェル ＩＣＰｌｕｓ９０２ 取 扱 説 明 書
１接点出力の電子サーモスタット

ご使用前に必ずお読みください

取扱い上の注意事項
１．

安全上のご注意
警告・ 必ず電源を切ってから配線して下さい。感電する恐れがあります。
・ 湿気の多い場所、水や油及び薬液などのかかる場所への取付けはしないでください。故障や過熱、発火の原因となります。
・ 腐食性、可燃性の雰囲気中、揮発性のガス、蒸気等の雰囲気中で使用しないで下さい。故障、破損の恐れがあります。
・ 絶対に分解や修理、改造をしないで下さい。内部に触れると感電や故障の原因となります。
・ ケースや端子ブロックの隙間から金属片やドライバーを差し込まないで下さい。感電、破損の恐れがあります。
・ 放熱を妨げないよう、本機の周辺及び通風孔を塞がないで下さい。発熱する恐れがあります。

２．

取付け上のご注意
注意・ 以下の周囲温度・周囲湿度の範囲内で使用・保管して下さい。
許容周囲温度： －５～５５℃ 許容周囲湿度： １０～９０％ＲＨ（結露無き事）・ 次のような場所には、取付けないで下さい。
－振動、塵埃の多い場所－強い高周波ノイズを発生する機器（高周波ウェルダー等）に近い場所－直射日光が当たる場所、高温になる場所－水や油のかかる場所
・ センサー、外部設定器の配線は誘導ノイズの影響を避けるため、電源ライン、負荷ラインとは出来るだけ離して下さい。
・ センサーを引っ張ったり、先端部を変形させないで下さい。断線の恐れがあります。
・ センサーが切断、短絡した場合は交換して下さい。
・ 配線は棒端子、又ははんだ付けで固めて取付けて下さい。
・ トランスを取付ける場合は、一次側と二次側を確認の上、正しく配線して下さい。

３．使用上のご注意
注意・ フロントパネルのボタンは先のとがったもの（ボールペン、ドライバー等）で押さないで下さい。
・ 本機が汚れた時は、中性洗剤を含ませて固くしぼった柔らかい布で拭いて下さい。シンナー、ベンジン等の有機溶剤及び強酸、強アルカリ性のものは表面を傷めますので絶対に使用しないで下さい。
・ 水は絶対にかけないで下さい。

1

フロントパネルと機能ＩＣＰｌｕｓ９０２はフロントパネルの液晶表示部と４つのボタンで、用途に応じて多様な設定が可能です。

ボタンの説明
①UP

②

DOWN

・パラメーターのスクロール
・値の増加
・パラメーターのスクロール
・値の減少

③

スタンバイ

④SET

・1 つ前の表示に戻る
・スタンバイモード(5 秒以上長押し)・温度設定モード・パラメーターモード(5秒以上長押し)

アイコンの説明
リレー１出力ＬＥＤ
・リレー１出力時点灯・ディレー時点滅アラームＬＥＤ・アラーム時またはセンサー不良時点灯
・アラームの内容を見るボタンを押した後、アラーム状態が解消するまで時点滅が続きます。
・センサー不具合時の場合は、どのボタンを押してもセンサー不具合が解消するまで点滅が続きます。

℃ ＬＥＤ
・温度の表示ＩＣＰｌｕｓ９０２には“温度設定”モードと“パラメーター”モードがあります。
温度設定モード ＝ 温度設定の方法 （例：測定温度２３℃にて－５℃に温度設定する場合）
２３
↓
ＳＰ１
↓
↓
０↓
－５↓
２３

電源を入れると、測定温度が表示されます。 ④ＳＥＴボタンを押して下さい。
本機がアラーム状態でなければ、“ＳＰ１”と表示されます。 設定値を呼び出すには④ＳＥＴボタンを再び押して下さい。
“ＳＰ１”が表示された状態で①ＤＯＷＮボタンまたは②ＵＰボタンを押すと、“Ｐｂ１”と表示されます。④ＳＥＴボタンを押すとサーモスタットセンサーの測定値を表示することが出来ます。

初期設定値が表示されますので②ＤＯＷＮボタンを押します。
設定温度にあわせます。この値がメモリに記憶されます。
フロントパネルのボタンに１５秒以上触れないでおくと、１つ前の表示に戻ります。 １５秒毎に自動的に１つずつ前の表示に2

戻り、最終的に測定温度の表示に戻ります。
③スタンバイボタンを押すことによっても、１つずつ前の表示に戻り、最終的に測定温度の表示に戻ります。
液晶表示部に最後に表示された値がメモリに記憶されます。
注： ｄｉＳフォルダ内のパラメーター、ＬＯＣ ＝ ｙ と設定されていれば、設定値の変更は出来ません。表示のみ可能です。

パラメーターモード
ＩＣＰｌｕｓ９０２のパラメーターはレベル１(ユーザーレベル)とレベル２(設置者レベル)に分かれています。
＊レベル１パラメーター
ｄＦ１
ＨＳ１
ＬＳ１
ＬＯＣ
ＰＳ１
ｎｄｔ
ＣＡ１
“ＰＡ２”からレベル２のパラメーターに入ります。
背景が黄色のパラメーターはレベル１、レベル２共通です（どちらからでも設定可）

Ｈ００

ｒｅＬｔａｂ

ＰＡ２＊レベル２パラメーターは７つのフォルダに分類されています。
フォルダ
ｒＥ１
ＡＬ
Ａｄｄ
ｄｉＳ
ＣｎＦ
ＦＰｒ
ＦｎＣ

ＨＣ１
ＡＦｄ
Ｐｔｓ
ＬＯＣ
Ｈ００
ＵＬ
ＳＰ

ＯＳ１ｔＰ
ｄＥＡ
ＰＳ１
Ｈ０２
ｄＬ
Ｏｎ

ｄＦ１

ＨＳ１

ＬＳ１

各フォルダに属するパラメーター
ＨＡ１
ＬＡ１
ｄｎ１

ｄｏ１

ｄｉ１

ＦＡＡ
ＰＳ２
Ｈ０５
Ｆｒ
ＡｔＦ

Ａｄｒ
ｎｄｔ
Ｈ０６

ｂＡＵ
ＣＡ１
Ｈ０８

ＰｔＹ
ＣＡｉ
Ｈ１０ｄｒＯ
Ｈ３３

ｒｅＬ

ＳｔＰ
ＬｄＬ
Ｈ３１

ＨｄＬ
Ｈ３２

ｄＥ１

Ｏｎ１

ＯＦ１

ｔＡＬ

レベル１パラメーターの設定方法 (例：ＨＳ１を＋５℃に設定する場合)
２３↓
ｄＦ１↓
ＨＳ１↓
１４０↓
５↓
ＨＳ1

パラメーターモードに入るには、測定温度が表示された状態で、④ＳＥＴボタンを５秒以上長押しして下さい。
最初のパラメーターが表示されます。
①ＵＰボタンを押して２番目のパラメーター“ＨＳ1“を呼び出します。④ＳＥＴボタンを押します。（※１）
初期設定値が表示されます。 ①ＤＯＷＮボタンを押して下さい。
５に合わせ、④ＳＥＴボタンを押して確定します。 この値がメモリに記憶されます。
別のパラメーターを設定する場合： ③スタンバイボタンを押す、又はボタンに触れないで１５秒放置すると“ＨＳ１”の表示に戻ります。
①ＵＰ又は②ＤＯＷＮボタンを押してお望みのパラメーターを呼び出し、上記（※１）の操作を繰り返して下さい。 ボタンに１５秒以上触れないでおくと、１つ前の表示に戻ります。 最終的に測定温度の表示に戻ります。 ③スタンバイボタンを押すことによっても、１つずつ前の表示に戻り、最終的に測定温度の表示に戻ります。 液晶表示部に最後に表示された値がメモリに記憶されます。
3レベル２パラメーターの設定方法 (例：ＨＳ１を＋５℃に設定する場合)
２３
↓
ｄＦ１
↓
ＰＡ２
↓
０↓
１５↓
ｒＥ１
↓
ＨＣ１
↓
ＨＳ１
↓
１４０
↓
５↓
ＨＳ１

パラメーターモードに入るには、測定温度が表示された状態で、④ＳＥＴボタンを５秒以上長押しして下さい。
最初のパラメーターが表示されます。
②ＤＯＷＮボタンを一度押してパラメーター“ＰＡ２“を呼び出します。④ＳＥＴボタンを押します。
パスワードが有効であることが示されます。 レベル２パラメーターのパスワードは１５に初期設定されています。(パスワードの項参照)①ＵＰボタンを押して１５を入力し、④ＳＥＴボタンを押して確定します。
レベル２パラメーターの最初のフォルダが表示されます。 ④ＳＥＴボタンを押します。（※１）
最初のパラメーターが表示されます。
①ＵＰボタンを３回押してパラメーター“ＨＳ1“を呼び出します。④ＳＥＴボタンを押します。（※２）
初期設定値が表示されます。 ①ＤＯＷＮボタンを押して下さい。
５に合わせ、④ＳＥＴボタンを押して確定します。 この値がメモリに記憶されます。
“ｒＥ１”フォルダ内の別のパラメーターを設定する場合： ③スタンバイボタンを押す、又はボタンに触れないで１５秒放置すると“ＨＳ1”の表示に戻ります。 ①ＵＰ又は②ＤＯＷＮボタンを押してお望みのパラメーターを呼び出し、上記（※２）の操作を繰り返して下さい。 別のフォルダのパラメーターを設定する場合：“ＨＳ１”の表示に戻った状態で再度③スタンバイボタンを押します。 “ｒＥ１”と表示されますので①ＵＰ又は②ＤＯＷＮボタンを押してお望みのパラメーターが属するフォルダを呼び出し、上記（※１）の操作を繰り返して下さい。
注意： パラメーターを変更した時は、機器の設定又は時間（タイミング）に起因する誤作動を防止するために、機器の電源を一度切り、再び電源を入れてください。（③スタンバイボタンの長押しでも可）パスワード
ＩＣＰｌｕｓ９０２はパスワード(不正アクセス防止)機能を備えています。 レベル１パラメーターでは、“ＰＳ１”の初期設定値は０（“ＰＡ１”＝パス4

ワードは無効）で、値を設定することによりパラメーターへの不正なアクセスが防止できます。
例：ＰＡ１(レベル１パラメーターのパスワード)を５に設定する方法：
レベル１パラメーターの設定方法を参照し、“ＰＳ１”パラメーターを呼び出してください。
０ ④ＳＥＴボタンを押すと初期設定値が表示されます。
↓５ ①ＵＰボタンを押して５に合わせ、④ＳＥＴボタンを押して確定します。 この値がメモリに記憶されます。
↓ＰＳ１ フロントパネルのボタンに１５秒以上触れないでおくと、１つ前の表示に戻ります。 １５秒毎に自動的に１つずつ前の表示に戻り、最終的に測定温度の表示に戻ります。
パスワードを設定することにより、測定温度が表示された状態で④ＳＥＴボタンを長押しすると、“ＰＡ１”と表示され、パラメーターモードを呼び出すことが出来ません。 再び④ＳＥＴボタンを押すと０が表示されます。 ①ＵＰボタンを押して正しいパスワードの値を入力し、④ＳＥＴボタンで確定すると、パラメーターモードに入ることが出来ます。
ＰＡ２(レベル２パラメーターのパスワード)は１５に初期設定されています。レベル１パラメーターの設定方法を参照し、“ＰＡ２”パラメーターを呼び出し、④ＳＥＴボタンを押します。 ０が表示されますので、①ＵＰボタンで１５を入力してください。
パスワードの値は必要に応じて変更してください。
＊“ＰＡ１”と“ＰＡ２”のパスワードが両方とも有効な場合、測定温度が表示された状態で④ＳＥＴボタンを長押しすると、“ＰＡ１”が表示されます。
①ＵＰボタンまたは②ＤＯＷＮボタンを押すと、“ＰＡ２”が表示されます。 ④ＳＥＴボタンを押し、パスワードの値を入力することにより、レベル１またはレベル２パラメーターに入ることが出来ます。
注： パスワードはメモを取るなどして忘れないようにして下さい。パスワードを忘れてしまった場合、１から順に入力してパスワードを探して下さい。

フロントパネルボタンのロック
ＩＣＰｌｕｓ９０２は“ＬＯＣ”パラメーターをｙと設定する（初期設定＝ｎ）ことによりフロントパネルのボタンをロックすることが出来ます（誤操作防止機能）。 ボタンがロックされた状態でも、④ＳＥＴボタンで温度設定モードを呼び出し、設定値を表示することが出来ます。(表示のみで変更不可)
スタンバイモード③スタンバイボタンを５秒以上長押しすると、表示部に“ＯＦＦ”と表示され、本機に通電はしていますが、制御をしないスタンバイモードとなります。
復帰するには、再度ボタンを押して離して下さい。パラメーターの設定を変更した後は、一度スタンバイモードに入り、復帰して下さい。

5センサーの不具合
ＩＣＰｌｕｓ９０２のセンサーに不具合(短絡・断線)が発生した場合、アラームアイコンが点灯してお知らせします。
液晶表示部に下記の通り表示されます：
表 示
不具合の内容Ｅ１センサーの不具合
センサーの測定温度が使用温度範囲の上限または下限を超えた場合
センサーの不具合の場合、コンプレッサーはパラメーター“Ｏｎ１”と“ＯＦ１”で設定された通りに働きます。
Ｏｎ１

ＯＦ１

コンプレッサー出力

００ＯＦＦ０＞０ＯＦＦ＞００

ＯＮ＞０＞０サイクル運転

ＯＵＴ
OnOn
Off

On1

OF1

On1

＊どのボタンを押してもアラームアイコンが点灯から点滅に変わります。センサーの不具合が解消されるまで点滅が続きます。
アラームの表示ＩＣＰｌｕｓ９０２がアラーム状態になった場合、アラームアイコンの液晶ランプが点灯してお知らせします。 温度設定モード内の“ＡＬ”フォルダにてアラームの内容を見ることが出来ます。 ④ＳＥＴボタンを押すと“ＡＬ”と表示されますので再び④ＳＥＴボタンを押して下さい。①ＵＰ 又は②ＤＯＷＮ ボタンを押してアラームの内容を見てください。
表 示

アラームの内容

原 因解 除ＡＨ１

高温アラームパラメーター“ＨＡ１”で設定した温度を超えて上昇した場合“ＨＡ１”から“ＡＦｄ”で設定した値まで下降

ＡＬ１

低温アラームパラメーター“ＬＡ１”で設定した温度を超えて下降した場合“ＬＡ１”から“ＡＦｄ”で設定した値まで上昇

高温アラームの例： “ＨＡ１”１０℃、“ＡＦｄ” ２℃の場合。 １０℃を超えて上昇するとアラーム出力が発生し、８℃まで下がるとアラーム状態が解除されます。
低温アラームの例： “ＬＡ１”５℃、“ＡＦｄ” ２℃の場合。 ５℃を超えて下降するとアラーム出力が発生し、３℃まで上がるとアラーム状態が解除されます。
*アラームの内容を見ると、アラームアイコンが点灯から点滅に変わります。アラーム状態が解除されるまで点滅が続きます。

6取付け方法
ＩＣＰｌｕｓ９０２はフラッシュパネル取付け用として設計されています。パネルに７１ｘ２９ｍｍの開口部をあけ、同梱のブラケットで固定して下さい。
高湿・結露を避け、本体が熱を持たないよう適度に通気が可能な場所に取付けて下さい。

電気配線
注意！ 機器が通電中は絶対に電気系統に触らないで下さい。
ＩＣＰｌｕｓ９０２には２．５ｍｍ２径の電源ケーブル接続用のネジ端子ボードがあります。 端子の容量は、本体に貼付されているラベルをご覧下さい。
リレー出力には電圧がかかっておりません。 負荷が大きい場合には、最大許容電流を超えないようにし、適切な容量のリレーを使用してください。 本体に表示されている電圧と合っているかご確認下さい。
センサーに取付けの極性は無く、市販の両極性ケーブルを使用して伸長する事が出来ます。（もしセンサーを伸長した場合、ＥＭＣ（電磁互換性）という点から機器の性能に影響する事をご留意ください － 配線は慎重に行って下さい）。センサー及び入力ケーブルは電源ケーブルから出来るだけ離して下さい。
配線図 ＩＣＰｌｕｓ９０２
１－２ コンプレッサーリレー出力時 開
１－３ コンプレッサーリレー出力時 閉
８－９ 電源１０－１１ センサー入力
Ａ コピーカード接続用 TTL 入力

7

本体仕様
フロントパネル
製品寸法
取付寸法
電源消費電力アナログ入力
表示部
接続
表示範囲

ＩＰ６５
フロントパネル ７８ｘ３８ｍｍ 奥行 ５９ ｍｍ
パネルカット（７１ｘ２９ ｍｍ）
１２－２４Ｖ～ ± １０％ ５０／６０ Ｈｚ
最大 ３ Ｗ
ＰＴＣ １点３桁＋記号
ＴＴＬポート（コピーカード）
ＰＴＣ －５５℃～１４０℃

8

ＩＣＰｌuｓ９０２

レベル１パラメーター構成表

パラメー
ター

説明

範囲

初期設定単位ディファレンシャル。コンプレッサーは設定値に達すると停止し、設定温度＋ディファレンシャル値に達すると再始動します。 注：０は設定不可。

1…302℃

HS１ｄＦ１
設定温度上限値

LSE…230140℃

LS１

設定温度下限値-55…HSE-50℃

n/yn0…2500n/y/int

nLOC
ＰＳ１ｎｄｔ

フロントパネルボタンのロック。
n=ロックしない。 y=ロックする。 ＊注１
レベル１パラメーターへのパスワード。 ０=パスワードは無効。 ０以外の値に設定するとパスワードが有効となります。 ＊注２
小数点表示。 n＝表示しない ｙ＝表示する ｉｎｔ＝使用しません
微調整。 レベル２パラメーターのＣＡＩで設定した通り、サーモスタットセン
サー計測値±このパラメーターで設定した値で表示／制御されます。

CA1
Ｈ００

センサーのタイプ選択。 PTCまたはNTCセンサー-30…300Ptc/ntC

Ptc

℃

ｒｅＬ
ｔＡｂ
ＰＡ２

レベル２パラメーターへの入口

ＩＣ Ｐｌｕｓ９０２
パラ
フォルダ メーター

ＨＣ１
ＯＳ１
ｄＦ１
コン
プレッサー（ヒrE1 ー説明
温蔵／冷蔵モードの設定。 Ｈ＝温蔵

Ｃ＝冷蔵範囲

初期設定

H/CH単位使用しません。
ディファレンシャル。コンプレッサーは設定値に達すると停止し、設定温度＋ディファレンシャル値に達すると再始動します。

0…30

1℃

ＨＳ１

設定温度上限値

LS1…HdL

140℃

ＬＳ１

設定温度下限値

LdL…HS1-50℃

LA1…150

140℃-150…HA1-50℃

0…2500秒

0…2500分

0…2500分

0…2500秒

0…2500分

ＨＡ１
ＬＡ１ｄｎ１

ハイアラーム。このパラメーターで設定した値を超えて温度が上昇した場合に、アラーム信号が出力する値。
ローアラーム。このパラメーターで設定した値を超えて温度が下降した場合に、アラーム信号が出力する値。
コンプレッサー保護のため、ON/OFFの間隔をディレー時間で制御。庫内
温度が設定温度＋diFの温度に達した時ディレーとなり、このパラメーターで設定した時間（秒）コンプレッサーは合計温度を越えて上昇しても停止状態のままです。
コンプレッサー保護のため、ON/OFFの間隔をディレー時間で制御。コンプ
レッサーが停止した時点から起算して、このパラメーターで設定した時間（分）コンプレッサーは合計温度を越えて上昇しても停止状態のままです。

ター）
制
御＆保護

レベル２パラメーター構成表

dO1
コンプレッサー保護のため、ON/OFFの間隔をディレー時間で制御。コンプレッサーが運転を開始し、庫内温度が設定温度に達してコンプレッサーが停止した後、コンプレッサーが運転を開始した時点から起算して、このパラメーターで設定した時間（分）コンプレッサーが再び設定温度＋diFの温度を超えて上昇しても停止状態です。

ｄｉ１
ｄＥ１

Ｏｎ１

本機の電源ON後、又は停電時にコンプレッサー出力がONとなるまでのディレー時間。
センサー不良の際のコンプレッサー（ヒーター）運転時間。OF1が“0”の場
合このパラメーターを“1”に設定すると、コンプレッサー（ヒーター）は常にONとなります。OF1>0の場合、コンプレッサーは常にOn1とOF1で設定された時間でサイクル運転します。

9パラ説明フォルダ メーター

ｒＥ１
ＯＦ１AL

範囲

初期設定

単位

センサー不良の際のコンプレッサー（ヒーター）運転時間。On1が“0”の場
合このパラメーターを“1”に設定すると、コンプレッサー（ヒーター）は常にOFFとなります。OF1>0の場合、コンプレッサーは常にOn1とOF1で設定された時間でサイクル運転します。
アラーム

0…250

1分

ＡＦｄ

アラームディファレンシャル

1…50

2℃

ｔＰ

どのボタンを押してもアラームが確認できます。 y=はい ｎ=いいえ

n/yy

Add コミュニケーション(複数機制御）機能については、日本語に対応するソフトウェアが無いため使用できません。
フロントパネルボタンのロック。
n=ロックしない。 y=ロックする。 ＊注１

LOC

n/y

n0…25000…25015n/y/int

n-30…300

レベル１パラメーターへのパスワード。 ０=パスワードは無効。 ０以外の値に設定するとパスワードが有効となります。 ＊注２

ＰＳ１
レベル２パラメーターへのパスワード。 “１５”に初期設定されており、パスワードは有効です。

ＰＳ２ｎｄｔ
表diS
示CA1

小数点表示。 n＝表示しない ｙ＝表示する ｉｎｔ＝使用しません
微調整。 パラメーターＣＡＩで設定した通り、サーモスタットセンサー計測値±このパラメーターで設定した値で表示／制御されます。

℃

ＣＡ１で設定した値の表示／制御方法をこのパラメーターで設定します。
例： CA1=２で設定し、サーモスタットセンサー計測値が２℃の場合：０=表示 ４℃、 制御 ２℃
１=表示 ２℃、 制御 ４℃
２=表示 ４℃、 制御 ４℃

0/1/2

2

ＬｄＬ

CAI
下限表示温度-199…HdL

-50℃

ＨｄＬ

上限表示温度LdL…199

140℃

ｄｒｏ
Ｈ００

温度表示の選択C=℃ F=°F
センサーのタイプ選択。 PTCまたはNTCセンサー

C/FC

Ptc/ntC

Ptc

0…15

5-2/1/0/1/2

00/1/2

20…25000…700…700…76

フロントパネルボタン（③スタンバイ、①UP及び②DOWN）に第２機能が設定されている場合、第２機能を呼び出す為にボタンを押す時間。

Ｈ０２
表示変化の速度 -2=最も早い -1=早い 0=標準 1=遅い 2=最も遅い

Ｈ０５CnF

構 Ｈ０８
成Ｈ１０
Ｈ３１
Ｈ３２秒

スタンバイモード ０＝温度のみ非表示、制御は可能。 １＝温度表示あり、制御はロック。２＝温度非表示で制御もロック。
本機の電源ON後、又は停電時にコンプレッサー出力がONとなるまでのディレー時間①UPボタンの第２機能割当。０＝割り当て無し １＝使用しません ２＝補助 ３＝出力１の停止 ４＝使用しません ５＝使用しません ６＝スタンバ
イ ７＝使用しません②DOWNボタンの第２機能割当。Ｈ３１と同じ③スタンバイボタンの第２機能割当。Ｈ３１と同じ。初期設定でスタンバイにＨ３３ 割り当てられています。

ｒＥＬ

10分

パラフォルダ メーターｰｶ ｺﾋFpr ﾄ ﾟﾞ

説明範囲

初期設定単位ULｄLｰｄL
ＳＰFnC

機能ＯｎＡｔＦｔＡＬ

注１＆注２：ＬＯＣ＝ｎ、ＰＳ1 を０以外の値（フロントパネルボタンのロック無し、パラメーターロック有り）に設定している場合、温度設定モードにて設定値の変更は出来ますが、パラメーターモードには入れません。
ＬＯＣ＝ｙ、ＰＳ１を０の値（フロントパネルボタンのロック有り、パラメーターロック無し）に設定している場合、温度設定モードにて設定値の表示のみ可能で、変更は出来ません。パラメーターモードには入って値を変更する事が出来ます。
注３＆注４：Ｏｎｔ，ＯＦｔのパラメーターを両方共０に設定した場合、コンプレッサーは停止したままとなります。
＊パラメーター構成表で、“使用しません”となっているパラメーターは絶対に選択・設定しないで下さい。誤操作の原因となります。

＊コピーカードは別売です。

お問い合わせは： 正 栄 株 式 会 社
本社 〒553-0003 大阪市福島区福島６－１３－３
機器事業部 TEL: 06-6458-4151 FAX:06-6458-4175
開 発 部 TEL: 06-6454-4653 FAX:06-6458-4175
東京支店 〒156-0041 東京都世田谷区大原１－６３－９－８Ｆ
TEL: 03-3323-1211 FAX:03-3324-3877
URL:https://www.shoei-sec.co.jp E-mail : info@shoei-sec.co.jp

製品改良のため、予告無しに仕様・構造などの変更を行うことがあります11