頁１／４
２０１９年３月２０日

小型分散型発電システム用系統連系装置
認 証 証 明 書（最新版）
東京都渋谷区代々木５－１４－１２
一般財団法人電気安全環境研究所（JET)
理事長 薦 田 康 久

２０１９年３月１４日付け（受付番号Ｐ１８－０８９１号）で認証の申込みのありました下記の製品は、小型分散型発電システム用系統連系装置等のJET認証業務規程第14条3項の規程により、下記のとおり発行いたします。
記
認証
住氏取得者
所 ： 東京都港区芝大門2-1-14
名 ： デルタ電子株式会社

認証製品を製造する工場
住所 ： No.1688 Jiangxing East Road, Wujiang Economic Development Zone Suzhou City,
215200 Jiangsu Province, P.R. CHINA工 場 名 ： Delta Electronics (Jiang Su) Ltd.
認 証 登 録 番 号 ： ＭＰ－００５７
認 証 登 録 年 月 日 ： ２０１４年３月２７日
有効期限 ： ２０１９年３月２６日
試 験 成 績 書 の 番 号 ： 第１７ＴＲ－ＲＣ０３９９号
製

品 の 型 名 等
認 証 モ デ ル の 名 称 ： 系統連系保護装置及び系統連系用インバータ認 証 モ デ ル の 用 途 ： 多数台連系対応型太陽光発電システム用
認 証 モ デ ル の 型 名 ： RPI H6J,TPD-H59-M4,RPI H6J(P)及びRPI H6J-4

認 証 モ デ ル の 仕 様
１） 連 系 対 象 電 路 の 電 気 方 式 等
ａ． 電 気 方 式 ： 単相２線式（単相３線式配電線に接続）
ｂ． 電
圧 ： 202V
ｃ． 周波数 ： 50Hz／60Hz２） 出 力、 皮 相 電 力、 指 定 力 率
ａ． 最 大 出 力 ： 最大指定皮相電力：－，最大指定出力：－ｂ．出力(出荷時の力率にて) ： 皮相電力：5.9kVA，出力：5.9kW
ｃ． 指 定 力 率 ： 裏面に記載
３） 系 統 電 圧 制 御 方 式 ： 電圧型電流制御方式
４） 連 系 保 護 機 能 の 種 類
ａ． 逆 潮 流 の 有 無 ： 有
ｂ． 単 独 運 転 防 止 機 能（ａ） 能 動 的 方 式 ： ステップ注入付周波数フィードバック方式（ｂ） 受 動 的 方 式 ： 周波数変化率検出方式
ｃ．直流分流出防止機能の有無 ： 有
ｄ． 電 圧 上 昇 抑 制 機 能： 進相無効電力制御及び出力制御
５） 保護機能の整定範囲及び整定値 ： 裏面に記載
６） a． 適 合 す る 直 流 入 力 電 圧 範 囲 ： 太陽電池入力：50～450V： 蓄電池入力：－： 電気自動車搭載蓄電池入力：－ｂ． 適 合 す る 直 流 入 力 数 ： 太陽電池入力：2： 蓄電池入力：－： 電気自動車搭載蓄電池入力：－７） 自 立 運 転 の 有 無 ： 有８） 力 率 一 定 制 御 の 有 無 ： 無９） ソ フ ト ウ ェ ア 管 理 番 号 ： 別紙参照
特 記 事 項 ：別紙参照（裏面に続く）頁２／４
保 護 機 能 の 仕 様 及 び 標 準 (整 定) 値

(標 準 値 は、 出 荷 時 の 整 定 値 で す。)

保 護 機 能標準値

検出レベル
検出時限
検出レベル
検出時限

交流過電流
ACOC
直流分流出検出保 護 機 能検出レベル
検出時限
検出レベル
検出時限

直流過電圧
ＤCOＶＲ
直流不足電圧DCUVR

44.25A
0.5秒
295mA
0.5秒
太陽電池
回路部
450V
0.5秒
45V
0.5秒

保 護 リ レ ー の 仕 様 及 び 標 準 (整 定) 値

蓄電池
回路部
－－
－
－

標準値

検出レベル
検出時限
検出レベル
検出時限

交流不足電圧
UVR

検出時限
検出レベル
検出時限
検出レベル
検出時限
検出レベル

－－

検出時限

－

－

検出レベル

周波数低下
UFR

検出レベル

50Hz
60Hｚ

検出時限

逆電力
RPR
逆電力
蓄電池GB
逆電力
電気自動車等搭載
蓄電池GB

50Hz
60Hｚ

復電後一定時間の遮断装置投入阻止
検出レベル（進相無効電力制御）
電圧上昇抑制機能

設 定 力 率300秒

110V～120V，1V単位
0.5，1.0，1.5，2.0秒
80V～92V，1V単位
0.5，1.0，1.5，2.0秒
50.5Hz～51.5Hz，0.1Hz単位
60.6Hz～61.8Hz，0.1Hz単位
0.5，1.0，1.5，2.0秒
48.5Hz～49.5Hz，0.1Hz単位
58.2Hz～59.4Hz，0.1Hz単位
0.5，1.0，1.5，2.0秒－－－－

108.0V

10，60，150，300秒，手動復帰
105.0, 105.0, 105.0, 105.5, 106.0, 106.6,
107.0, 107.5, 108.0, 108.5, 109.0V

検出レベル（出力制御）

111.0V

107.0, 107.5, 108.0, 108.5, 109.0, 109.5,110.0, 110.5, 111.0, 111.5, 112.0V

出力抑制値

－－

（標 準 値 は、 出 荷 時 の 設 定 値 で す。）－

単 独 運 転 検 出 機 能 の 仕 様 及 び 標 準 (整 定) 値

受動的方式

能動的方式

ステップ注入付周
波数フィードバック方式

速 断 用 （瞬 時） 過 電 圧 の 標 準 (整 定) 値
保 護 リ レ ー
検出レベル
検出時限

（認 証 証 明 書 記 載 事 項 変 更 履 歴）
別 紙 の と お り－(標 準 値 は、 出 荷 時 の 整 定 値 で す。)

検 出 方 式
周波数変化率検出方式

設 定 範 囲標準値

力率一定制御 （指定力率）

瞬時交流過電圧－－－－整 定 範 囲115.0V
1.0秒
80.0V
1.0秒
51.0Hz61.2Hz1.0秒
48.5Hz58.2Hz
1.0秒
－
－
－
－

周波数上昇
OFR

直流バス部

(標 準 値 は、 出 荷 時 の 整 定 値 で す。)

保 護 リ レ ー

交流過電圧
OVR

標準値
電気自動車等搭載
蓄電池回路部
－－－
－

標準値
検出レベル
検出要素検出時限
保持時限
検出レベル
検出要素
検出時限

±0.4Hz周波数変化率0.5秒－±2.0Hz
周波数瞬 時整 定 範 囲－－－－－－－（標 準 値 は、 出 荷 時 の 整 定 値 で す。）
標準値
125V
1.0秒

頁 3／4
認証登録番号：MP-0057（別 紙）
ソフトウェア管理番号：
H6J_140_DSP_V0900.HEX （DSP.IC 制御ソフト）
H6J_140_LED_V0600.HEX （LED 表示ソフト）
H6J_140_RED_V0100.HEX （Redundant.IC ソフト）
特 記 事 項：FRT 要件対応，遠隔出力制御及び JEM1498 補足情報対応（認証証明書記載事項変更履歴）※JET 確認書発行年月日／変更実施年月日

1.2014 年 6 月 10 日／2014 年 4 月 30 日
①認証モデルを製造する工場の変更：
住 所：№1688 Jiangxing East Road, Wujiang Economic Development Zone
Suzhou City, 215200 Jiangsu Province, P.R. CHINA
工場名：Delta Electronics (Jiang Su) Ltd.
2.2014 年 6 月 20 日／2014 年 7 月 10 日
①復電後一定時間の遮断装置投入阻止の整定範囲の変更：10，60，150，300 秒, 手動復帰
②電圧上昇抑制機能の変更：
進相無効電力制御／出力制御
整定値：108.0/111.0V
整定範囲：105.0/107.0, 105.0/107.5, 105.0/108.0, 105.5/108.5, 106.0/109.0,106.6/109.5, 107.0/110.0, 107.5/110.5, 108.0/111.0, 108.5/111.5,
109.0/112.0③ソフトウェア管理番号の変更：
H6J_140_DSP_V0300.HEX （DSP.IC 制御ソフト）
H6J_140_LED_V0200.HEX （LED 表示ソフト）
H6J_140_RED_V0100.HEX （Redundant.IC ソフト）
3.2014 年 10 月 2 日／2014 年 10 月 3 日①認証モデルの型名追加：TPV-H59-M4 を追加
4.2015 年 3 月 5 日／2015 年 3 月 5 日①ソフトウェア管理番号の変更：
H6J_140_DSP_V0400.HEX （DSP.IC 制御ソフト）
H6J_140_LED_V0400.HEX （LED 表示ソフト）
H6J_140_RED_V0100.HEX （Redundant.IC ソフト）
②認証モデルの型名追加：RPI H6J(P)を追加
5.2015 年 10 月 27 日／2015 年 10 月 27 日
①ソフトウェア管理番号の変更：
H6J_140_DSP_V0600.HEX （DSP.IC 制御ソフト）
H6J_140_LED_V0500.HEX （LED 表示ソフト）
H6J_140_RED_V0100.HEX （Redundant.IC ソフト）
②認証モデルの型名追加：RPI H6J-4 を追加

頁 4／4
認証登録番号：MP-0057
6.2015 年 12 月 8 日／2016 年 2 月 15 日
①ソフトウェア管理番号の変更：
H6J_140_DSP_V0700.HEX （DSP.IC 制御ソフト）
H6J_140_LED_V0500.HEX （LED 表示ソフト）
H6J_140_RED_V0100.HEX （Redundant.IC ソフト）
7.2016 年 3 月 10 日／2016 年 4 月 8 日①認証モデルの型名変更：TPV-H59-M4 を TPD-H59-M4 に変更
8.2017 年 12 月 8 日／2017 年 12 月 8 日①ソフトウェア管理番号の変更：
H6J_140_DSP_V0800.HEX （DSP.IC 制御ソフト）
H6J_140_LED_V0500.HEX （LED 表示ソフト）
H6J_140_RED_V0100.HEX （Redundant.IC ソフト）
9.2019 年 3 月 20 日／2019 年 3 月 22 日
①ソフトウェア管理番号の変更：
H6J_140_DSP_V0900.HEX （DSP.IC 制御ソフト）
H6J_140_LED_V0600.HEX （LED 表示ソフト）
H6J_140_RED_V0100.HEX （Redundant.IC ソフト）

以 上