東芝ライテック株式会社

街路灯リニューアル用 LED ランプ（電源別置形）リーフレット

2023 年 4 月

街路灯リニューアル用
LEDランプ（電源別置形）
水 銀 ラ ンプと安定器を交換する だ け で

既設の街路灯をLEDリニ ュ ー ア ル

E26
口金

28W

シリーズ

32W

シリーズ

3,400lmタイプ（電球色）

4,000lmタイプ（昼白色）

3,900lmタイプ（電球色）

4,200lmタイプ（昼白色）

専用 L ED 電 源 ユニット
L EK-3 2 0 016 A 01M

E39
口金

57W

シリーズ

71W

シリーズ

7,100lm タイプ（電球色）

8,400lm タイプ（昼白色）

8,400lm タイプ（電球色）

10,000lm タイプ（昼白色）

専用 L ED 電 源 ユニット
L EK-7 2 0 016 A 01

東芝ライテック株式会社

街路灯リニューアル用 LED ランプ（電源別置形）リーフレット

2023 年 4 月

水銀ランプと安定器を交換するだけで既設の街路灯をLEDリニューアル。

慣れ親しんだ街路灯のデザインそのままで省エネ化と電気代削減が可能です。
低コストでLEDリニューアル

既設の街路灯の水銀ランプと安定器を交換するだけで低コストでLEDにリニューアル可能です。

71W シリーズ

■（例）
水銀ランプ

（昼白色）の場合

ランプ
交換

LEDランプ+
LED電源ユニット
合計金額（希望小売価格）

街路灯のLED化に

104,800円(税抜）
安定器

LDTS71N-G-E39
LEK-720016A01

安定器
交換

IMAGE

水銀ランプ（200W形）器具（HG-23551W(K)）

公園灯のLED化に

電 気 料金 区 分 は 、従来の水銀ランプに比べて、大 幅 にラ ン ク ダ ウンが可能となり、経済性が高くなります。
32W シリーズの場合（1 灯 あ た り の 比 較 ）
水銀ランプ
100W形
形

名

電力会社
申請入力
容量
年間
電気料金
［計算条件］

HF100X
130VA
12,708円

71W シ リ ー ズ の 場 合（ 1 灯 あ た り の 比 較 ）
水銀ランプ
200W形

LEDランプ32Wシリーズ

LDTS32N-G
LDTS32L-G※

3ランク
ダウン

約73％
削減

38VA

3,324 円LEDランプ：LDTS32L（N）-G + LED電源ユニット：LEK-320016A31
水銀ランプ：HF100X + 安定器：1HT-1015HW-A(B)東京電力エナジーパートナー（株）電気料金単価表
公衆街路灯Aによる （2023年4月時点）※電球色の光束（明るさ）は異なりますので仕様をご確認ください。

形

名

電力会社
申請入力
容量
年間
電気料金
［計算条件］

HF200X
250VA
18,768円

LEDランプ

71Wシリーズ

LDTS71N-G-E39
LDTS71L-G-E39※

2ランク
ダウン

約64％
削減

80VA

6,648 円LEDランプ：LDTS71L（N）-G-E39 + LED電源ユニット：LEK-720016A31
水銀ランプ：HF200X + 安定器：2HT-1019HW-A(B)東京電力エナジーパートナー（株）電気料金単価表
公衆街路灯Aによる （2023年4月時点）

IMAGE

HG-13811CK+LDTS32N-G

HG-43811CK+LDTS71N-G-E39

2023年4月時点■電気料金単価表 : 公衆街路灯 A＜公衆街路灯 A＞

需要家料金
電気料金

単位 料金（税込）

1契約 49円50銭
10Wまで 1灯

90円10銭10Wをこえ20Wまで 1灯 136円20銭
28W・32W
シリーズ
57W
シリーズ

71W
シリーズ

20Wをこえ40Wまで 1灯 228円40銭
40Wをこえ60Wまで 1灯 320円61銭
60Wをこえ100Wまで 1灯 505円02銭

100Wをこえる場合100Wまでごとに 1灯 505円02銭＊1ボルトアンペアを1ワットとみなす。

東芝ライテック株式会社

街路灯リニューアル用 LED ランプ（電源別置形）リーフレット

2023 年 4 月

水銀ランプ街路灯と同 等の明るさを実現 ［昼白色（5000K）の場合］

街路灯にLEDランプを取り付けた場合の水平面照度分布は、水銀ランプ街路灯と同等の明るさを実現しています。

4,200lm

10m［電球色（2700K）の場合］
電球色は昼白色の約 92％の明るさを実現。
光源色を“スムーズ”にお選びいただけます。

3

2

3

6

64

4

43

4 ルクスライン同等

2

2

［電球色
（2700K）の場合］

3,900lm
ランプ光束

1
2

1

φ70mm

LEDランプ32Wシリーズ

HF100X

色温度

平均演色
評価数
見え方
イメージ

※ コ モ ン モ ー ド ： 電 源 線 ー 接 地 線 間 に印加されるサージ- 20℃～40℃に対応

φ90mm

使用可能温度範囲が広がり寒冷地でのご使用にもおすすめします。

白色

水銀ランプ

HF200X

3900K
Ra40

30 アップLEDランプLDTS32N-G
LDTS71N-G-E39

昼白色

5000K
Ra70

240mm

定格寿命は約40,000時間※なので、従来の水銀ランプなどのランプ交換による手間が省け、
メンテナンスコストの削減になります。

水銀ランプ

HF100X・HF200X

平均演色評価数がアップ

光源色

20m

耐雷サージはコモンモード15kV※の誘導雷の対策をしています。

全長・外径
同じサイズ

240mm

従来の水銀ランプの Ra40 に比べ LED（昼白色）は Ra70（電球色 Ra80）となり、色の見え方が大幅に改善されます。色温度は白色（3900K）から昼白色（5000K）へ大幅アップ。すっきりした
明るさになります。
■昼白色と比較した場合

水銀ランプ

1
2
43

長寿命40,000時間 ※

175mm

水銀ランプ

4

耐 雷サージ1 5kV（コモンモード※）性 能

φ66mm

175mm

2

3

曲線上の数値は水平面照度（lx）です。

サイズは水銀ランプと同等を実現。
水銀ランプからLEDランプへの置換えもスムーズです。

φ90mm

8,400lm
ランプ光束

保守率：0.6
器具高さ：4.5m

2 ルクスライン同等

ランプサイズ

全長同じサイズ
外径4mmスリム2

LDTS71L-G-E39（電球色）

電球色は昼白色の約 84％の明るさを実現しています。

10m

E39
口金

4

20m

曲線上の数値は水平面照度（lx）です。

E26
口金

4

20m

LDTS32L-G
（電球色）

2

4

10m

保守率：0.6
器具高さ：3.5m

2 ルクスライン同等

10m

10m

2

保守率：0.6
器具高さ：4.5m

保守率：0.69
器具高さ：4.5m

10m

3

2

9,900lm

4 ルクスライン同等

2
3

10,000lm
ランプ光束

ランプ光束

保守率：0.6
器具高さ：3.5m

4
4

LDTS71N-G-E39（昼白色）

20m

4,200lm
ランプ光束

保守率：0.69
器具高さ：3.5m

23水銀ランプ200W形
HF200XLDTS32N-G
（昼白色）

ランプ光束

［器具：HG-43811CK］水平面照度分布図

20m

水銀ランプ100W形
HF100X

4
4

71W シリーズ［器具：HG-13811CK］水平面照度分布図

20m

32W シリーズ

すっきりした
明るさに色の見え方が
大幅に向上
植物の緑が
すっきり
見えます

定格寿命

12,000 時間

LEDランプ
71Wシリーズ

約3倍

LEDランプ32Wシリーズ・71Wシリーズ
定格寿命

40,000 時間

照明器具の寿命は設置後 8～10 年、
外観に異常がなくても内部の劣化が進行しているため点検交換をおすすめします。

※光束維持率70％

CO 2 削減量

LEDにリニューアルすることによりCO2排出量を大幅に削減できます。

水銀ランプ
HF100X

LEDランプ32Wシリーズ

CO2 排出量
消費電力 （kg-CO2/年）

約206.4kg

水銀ランプ

38W 約65.4kg

LEDランプ

120W
約 68％
削減

141kg

約

削減

LED ランプ：LDTS32N（L）-G + LED 電源ユニット：LEK-320016A01M
水銀ランプ：HF100X + 安定器：1HT-1015HW-A(B)
年間点灯時間：4,000 時間

HF200X

71Wシリーズ

CO2 排出量
消費電力 （kg-CO2/年）

225W
約 65％
削減

約395.6kg

259.9kg

約削減

78.9W 約135.7kg

LED ランプ：LDTS71N（L）-G-E39 + LED 電源ユニット：LEK-720016A01
水銀ランプ：HF200X + 安定器：2HT-1019HW-A(B)
年間点灯時間：4,000 時間

CO2 排出量は消費電力量に排出係数 0.43kg-CO2/kWh を乗じて算出。
［環境省「我が家の環境大臣事業」・環境家計簿（エコ帳）（2010 年 8 月更新）］

東芝ライテック株式会社

街路灯リニューアル用 LED ランプ（電源別置形）リーフレット

E26口金
シリーズ

2023 年 4 月

防 雨 形 街 路 灯 専 用 ※1 / 使 用 温 度 範 囲 － 2 0 ℃ ～ ＋ 4 0 ℃

点灯方向

形
名
（ご注文形名）

タイプ

JAN
希望小売
商品
コード
価 格
コード
（下 6 桁）（円）（税抜）

ナトリウムランプLDTS28L-G
251 91500 ★495622
70W 形相当※2※3
28W
任意
水銀ランプ
シリーズ （水平＊）LDTS28N-G
251 91510 ★495639
100W 形相当※2※4
34,600◯上向き ナトリウムランプ
LDTS32L-G※2※3
251
91220 ★483445
70W 形相当
32W
・
水銀ランプ
シリーズ
下向き
LDTS32N-G
251 80340 ★460170
100W 形相当※2＊水 平 点 灯形器具で使用する場合 はLE Dランプ+防振パッキンの組み合 わせ形名でご注 文ください。

専 用 L E D 電 源 ユ ニット
組み合わせ
シリーズ

形

28W シリーズシリーズ

名 （ご注文形名）●二次側配線長：20m以下

JAN
希望小売
在
商品
周波数
コード
価 格
庫
コード
（下 6 桁）（円）（税抜）

LEK-320016A31

32W シリーズ

E39口金●口出線長さ：700mm

標準
光源色
梱包

6

電球色
昼白色

電球色

形
名
（ご注文形名）

定格電圧
（V）

力率

JAN
希望小売
商品
コード
価 格
コード
（下 6 桁）（円）（税抜）

ナトリウムランプLDTS57L-G-E39
251 91520 ★495646
150W 形相当※2※657W
任意69,200水銀ランプ
シリーズ （水平＊）LDTS57N-G-E39※2※7
251 91530 ★495653
200W 形相当◯ナトリウムランプ上向き
LDTS71L-G-E39
251 91210 ★483452
150W 形相当※2※671W
72,000
・
水銀ランプ
シリーズ
下向き
LDTS71N-G-E39
251 91100 ★474788
200W 形相当※2＊水 平 点 灯形器具で使用する場合 はLE Dランプ+防振パッキンの組み合 わせ形名でご注 文ください。

専 用 L E D 電 源 ユ ニット
組み合わせ
シリーズ

57W シリーズ
71W シリーズ

形●口出線長さ：700mm

名 （ご注文形名）●二次側配線長：20m以下

JAN
希望小売
在
商品
周波数
コード
価 格
庫
コード
（下 6 桁）（円）（税抜）

LEK-720016A31

66 175

質量
（g）

350

28

380

32

標準
光源色
梱包

6

電球色
昼白色

電球色

定格入力電力
（W）

E 2 6

口金用

防 振 パッキ ン
E 2 6

口金用

形

LDTS-X-P-E26

28W・57Wシリーズ用
形

LDTS-X-V-E26

名

希望小売価 格
（円）
（税抜）

2,400

する動きが増えており、『街の雰囲気と調和する電球色』が注目されています。

3900 108.3※580

4000 126.1

4200 116.6※5

70

40000

70

32.7 31.7 31.8 0.33 0.17 0.14
38.0 36.0 36.0 0.38 0.19 0.16

寸法（mm）
外径 全長0.49 348 82.5 74.1 約1.315

色 温 度 / 電 球 色 2 7 0 0 K・昼 白 色 5 0 0 0 K

質量
（g）

定格
定格
エネルギー 平均演色 定格寿命
入力 全光束消費
消費効率 評価数（h）
電流 （lm）
電力（lm/W） （Ra）
（W） （A）

57

90 240 595

0.425

71

7100

116.2※580

8400 110.8※5808400 137.4※5

10000 131.9※5

70

40000

70

●適合ポール（最小）：φ139.8mm

力率

定格電圧
（V）

定格入力電力（W）

定格入力電流（A）

寸法（mm）
出力
質量 耐雷サージ
電流（g）（コモンモード）
100V 200V 242V 100V 200V 242V （A） 全長 奥行 高さ（kV）

63.2 61.1 61.3 0.64 0.32 0.27

78.9 75.8 75.8 0.79 0.39 0.33

形

E 3 9

0.43 348 82.5 74.1 約1.3

15

受け金に取り付け、
ランプと一緒にご使用ください。

名（ H G4 3 1 9 0 F、H G4 3 1 9 1 C 用 ）LDTS-X-P-E39

口金用

希望小売価格
（円）
（税抜）

3,400

水平点灯で使用する場合は必ず防振パッキンが必要です。 受け金に取り付け、ランプと一緒にご使用ください。

希望小売価 格
（円）
（税抜）

2,100

住宅地区

形

E 3 9

LDTS-X-V-E39

口金用

深みのある色合いの 2700K
魅力ある夜間景観を創出しようと

80※5定格入力電流（A）

昼白色

32,800 127 10036 ★581448 ◯ 50/60 高力率 100/200/242

名（HG13190F、HG13191C 用）

0.488

3400 107.2※5

寸法（mm）
出力
質量 耐雷サージ
電流（g）（コモンモード）
全長
奥行
高さ
100V 200V 242V 100V 200V 242V （A）（kV）

オプ ション

防 水 パッキ ン

定格
定格
エネルギー 平均演色 定格寿命
入力 全光束消費
消費効率 評価数（h）
電流 （lm）
電力（lm/W） （Ra）
（W） （A）●適合ポール（最小）：φ139.8mm

26,400 127 10035 ★581431 ◯ 50/60 高力率 100/200/242

タイプ

外径 全長

昼白色

防 雨 形 街 路 灯 専 用 ※1 / 使 用 温 度 範 囲 － 2 0 ℃ ～ ＋ 4 0 ℃

点灯方向

寸法（mm）

色 温 度 / 電 球 色 2 7 0 0 K・昼 白 色 5 0 0 0 K

電球色

観光地区

名

商業地区

希望小売価格
（円）
（税抜）

2,700

東芝ライテック株式会社

街路灯リニューアル用 LED ランプ（電源別置形）リーフレット

2023 年 4 月

お取り付け前の確認について■ ＬＥＤランプとＬＥＤ電源ユニットを必ず一緒に交換してください。
HID用の安定器や適合以外のLEDランプ、
電源ユニットと組合わせての使用は絶対にしないでください。
故障、発煙の原因となります。
■ 既設の照明設備の照明器具、配線に絶縁劣化がないことを点検して使用してください。
■ 照明器具のソケットの受け金および中心接触片が腐食していないか確認してください。接触不良による事故の原因となります。
■ 照明器具の寿命は８～１０年です。
リニューアルでＬＥＤランプ、
ＬＥＤ電源ユニットを交換してお使い頂く場合は安全のため既設器具の寿命内で使用してください。

■ リニューアル可能な器具について
街路灯器具

LEDランプ28Wシリーズ（E26）
57Wシリーズ（E39）
32Wシリーズ（E26）
71Wシリーズ（E39）

上向き点灯形

下向き点灯形

下面開放形（上向き点灯形）
※1

水平点灯形
街路灯

※2

※1

28W

シリー ズ
口金E26

57W

シリー ズ
口金E39

HG-15780N

PREAクリーン

HG-15782N

HG-11108-T1

HG-41782N

HG-21112

P R EA ストリート

HG-41780N

HG-11100

HG-11101

HG-11102

HG-11105

HG-41108-T1

HG-41100

HG-41101

HG-41102

PREAクリーン

◆

シリー ズ
口金E26

HG-13000K

HG-11198F

HG-11199C

57W
71W

HG-13001K

スクエア街路灯

HG-12190F

HG-43000K

ベーシック

HG-40315

HG-4320

HG-13001WK

HG-12191C

HG-13190F◆

HG-43000WK

HG-4322

スクエア街路灯

HG-13112K

HG-43001K

HG-23551C(K)HG-13801

HG-13904

HG-1392

HG-1313

HG-43811FK

HG-43811RK

HG-43811RVK

HG-42511CK

HG-42511FK

HG-33405

HG-33406

HG-43001WK

HG-23551C(S)HG-43811CKPRE A Q

ベーシック

ランドデコ

HG-23553C(K)HG-23553C(S)HG-43191C

HG-43190F

HG-23561W(S)HG-23562C(K)HG-23562C(S)HG-23563C(K)HG-23563C(S)HG-43801

HG-43904

HG-4395

HG-4396

HG-4390

HG-4391

HG-42500

HG-2535

6A用 OS-2061¥5,010(税抜)

6A用 OS-1063¥3,000(税抜)

フォトスイッチとの接続灯数

防雨形100V
プラグインフォトスイッチ
3A用 OSB-1033¥3,520(税抜)

6A用 OSB-1063¥5,060(税抜)

形式

動作方法

タイプ

一体形

光導電素子
+
バイメタル

防雨形100V用
防雨形200V用

防雨形100V用

防雨形プラグイン
100V用★

HG-23552C(S)HG-23561W(K)

防雨形200V
フォトスイッチ★

HG-23552C(K)PRE A M Y ’ S

◆

クラシック

スクエア街路灯

HG-23551W(S)HG-23561C(S)プラグイン式クラシック

HG-23551W(K)

HG-23561C(K)

電子式

ニューストリート◆

HG-43112K

光導電素子
+
バイメタル

HG-13811RK◆印の器具は遮光ルーバー単体での使用が可能。
＜28W・32Wシリーズ＞
遮光ルーバー：ZL-100 遮光板：CL-101（注）
ZL-100+CL-100の組み合わせでの使用はできません。
★印の器具は下面開放形（上向き点灯形）の為、ソケットに水がかかる恐れがあり、防水パッキンが必要です。
HG-13811RVK

HG-12500

HG-41198F

3A用 OS-1033¥1,720(税抜)

HG-41173

HG-13406

真球街路灯

HG-41199C

1A用 OSE1013¥5,900(税抜)

HG-41172

HG-13405★

HG-42190F

防雨形100V
フォトスイッチ

HG-41103

HG-13811FK

HG-42191C

防雨形100V
電子式フォトスイッチ

HG-41105

HG-13811CK

ランドデコ

HG-13191C※2：水平点灯用防振パッキンが必要です。

HG-11173

◆

★

◆

シリー ズ
口金E39

HG-13000WK

ダウンライトや
昇降装置

スクエア街路灯

真球街路 灯◆高天井器具や
昇降装置

道路灯

水平点灯で使用する場合は必ず防振パッキンが必要です。

スクエア街路灯

上向き・下向き点灯形器具リニューアル可能な器具 一覧
28W
32W

小形密閉形
街路灯

※1：防水パッキンが必要です。

水平点灯形器具 リニューアル可能な器具 一覧
P R EA

ランプ露出形
街路灯

定格電圧AC（V）
定格負荷電流（A）
100V-3A
100V-6A
200V-6A
100V-1A
100V-3A
100V-6A

タイプ
電源ユニット形名◆印の器具は遮光ルーバー単体での使用が可能。
＜57W・71Wシリーズ＞ 遮光ルーバー：ZL-300N 遮光板：CL-301（注）
ZL-300N+CL-300の組み合わせでの使用はできません。
★印の器具は下面開放形（上向き点灯形）の為、ソケットに水がかかる恐れがあり、防水パッキンが必要です。

街路灯リニューアル用LEDランプ（電源別置形）
28Wシリーズ / 32Wシリーズ
57Wシリーズ / 71Wシリーズ
LEK-320016A31

点灯方向任意（28Wシリーズ）

ランプ形名

LDTS28L-G
LDTS28N-G

上向き・下向き点灯形（32Wシリーズ）

LDTS32L-G
LDTS32N-G

LEK-720016A31

点灯方向任意（57Wシリーズ）

LDTS57L-G-E39
LDTS57N-G-E39

上向き・下向き点灯形（71Wシリーズ）

LDTS71L-G-E39
LDTS71N-G-E39

定格電圧AC

100V 200V 242V 100V 200V 242V 100V 200V 242V 100V 200V 242V

消費電力（W)

32.7 31.7 31.8 38.0 36.0 36.0 63.2 61.1 61.3 78.9 75.8 75.8

入力電流（A)

フォトスイッチ
形名

0.33 0.17 0.14 0.38 0.19 0.16 0.64 0.32 0.27 0.79 0.39 0.33

OS-1033

4

ー

ー

3

OS-2061ー

17

ー

OSB-1033

4ーー

OS-1063
OSE-1013

OSB-1063

9
2
9

ー
ー
ー

ー
ー
ー

接続できる灯数
ー

ー

2

ー

ー

1

ー

ー

ー

15

ー

ー

9

ー

ー

7

ー

3

ー

ー

2

ー

1

7
2
7

ー
ー
ー

ー
ー
ー

4

ー

1

ー

4

ー

ー

ー
ー
ー

3

ー

1

ー

3

ー

ー

ー
ー
ー
ー

東芝ライテック株式会社

街路灯リニューアル用 LED ランプ（電源別置形）リーフレット

LEDランプ

専用LED電源ユニット

照明へ取り付ける前にこのLEDランプは街路灯リニューアル用商品です。

2023 年 4 月

安全上の注意●リニューアル可能な防雨形街路灯器具で使用してください。
●既設の照明設備の照明器具、配線に絶縁劣化がないことを点検のうえ使用してください。
●照明器具の寿命は8～10年です。リニューアルでLEDランプとLED電源ユニットに交換してお使いいただく場合は、安全のため既設器具の寿命内でご使用ください。
下記の環境・条件では使用しないでください。火災・感電・ランプ落下によるケガの原因となることがあります。
● 周囲温度が40℃を超える場所● 湿度の高い場所（85％を超える場所）● 振動、衝撃の激しい場所● 腐食性ガス、可燃性ガスの生じる場所● 油類、薬品などが付着する場所● 粉塵の多い場所● 冠水のおそれのある場所● 塩素を使用している屋内プール● 塩害のある場所

警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

●LEDランプとLED電源ユニットを必ず一緒に交換してください。
●水平点灯形街路灯で使用する際には、振動によるランプの緩み防止のため、必ず水平点灯用防振パッキンを取り付けてください。
ランプ落下及び破損の原因となります。
●適合以外のLED電源ユニットや他社製のLED電源ユニット、またはHIDランプ用の安定器と組み合わせての使用は絶対にしないでください。
故障、発煙または点灯回路損傷の原因となります。
●このランプは直流点灯です。商用電源への直接接続は絶対にしないでください。使用した場合、故障、発煙の原因となります。
●点灯回路内に中間ジョイントとしてコンセント等や調光機能（100％点灯でも使用不可）等の接続器を使用しないでください。
絶縁破壊による火災の原因となります。
●紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。
火災または器具過熱の原因となります。
●取り付け、取り外しや器具清掃のときは、必ず電源を切ってください。
感電の原因となります。

注意 LEDランプとLED電源ユニットは、結線図にしたがい確実に配線・接続してください。接続が不完全な場合、火災・感電の原因となります。

間違って接続した場合、LED電源ユニットの故障の原因となります。
●出力線と入力線を正しく配線してください。
極性を間違ってLED電源ユニットと接続されますと、不点灯、電源の破壊等●このLEDランプには極性があります。
の原因となる場合があります。
間違って接続した場合は、すみやかに電源を切ってから、配線を正規に戻し、再度通電してください。

LEDランプとLED電源ユニットとの接続について
赤（+）

アース線

緑/黄

入力線

出力線

＜結線図＞ LED 電源ユニット アイレット側：+ 口金のトップ部分
青（-）
黒
白

H
L

H
N

LEDランプ

シェル側：ー
口金のねじ部分

アース施工途中にや● LED電源ユニットの二次側を器具に接続しないままで放置しないでください。
むを得ず二次側を結線しない場合、電線を切断したままで一括して絶縁処理をしないで、電線を1本1本に分けてシリコンテープと自己融着テープで絶縁・防水処理してください。
一括して絶縁処理をしますと電線切断面で放電がおこり、電線が焼損し火災の原因となります。

HID用安定器とは配線の色が異なります。
管灯回路長（配線こう長）は20m以下で施工ください。

本LED電源ユニットの口出線は、交換することができません。
口出線が損傷した場合には、破棄してください。

電源

LEDランプの取り扱い●ソケットに取り付けるときには、樹脂カバーに無理な力を加えないようソケットに真っ直ぐに挿入し、止まるまでねじ込んでください。
強くねじり過ぎると樹脂カバーが外れたり、器具ソケットの受口やLEDランプの口金が破損するおそれがあります。
●ランプを取り付ける場合や交換を行う際には、必ず電源を切ってください（感電のおそれ）。電源を投入したままでLEDランプ交換を行うと、無負荷電圧によりLEDランプが破損する可能性があります。
また、LED電源ユニットの保護機能が働き、LED電源ユニットの動作が停止する場合があります。
（保護機能が動作した場合は電源を切ってから再投入しますと、再起動します）

注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

アルカリ、硫黄などの腐食性雰囲気の場所（温泉地など）では、ランプの使用はしないでランプ横向き（水平）に取り付けしないでください。
短寿命の原因となります。 ● 酸、
●このランプは上向き・下向き点灯形です。
ください。
漏電や落下、口金腐食および破損によるケガの原因となることがあります。
（LDTS32N(L)-G、
LDTS71N(L)-G-E39の場合）
ランプの使用はしないでください。
器具の過熱の原因となることがあ
配線に絶縁劣化がないことを点検のうえ使用してください。
漏電事故などの原因と ● 粉塵の多い場所では、●既設の照明設備の照明器具、ります。
なることがあります。
漏電・感電・故障の原因となります。
接触不良による事故の原因 ● 冠水するおそれのある場所では使用しないでください。
●照明器具のソケットの受け金および中心接触片が腐食していないか確認してください。
● 落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、キズをつけたりしないでください。
特に器となります。
具の清掃のときは、注意してください。落下および破損によるケガの原因となることがあり（外径、長さ）
および重さを十分考慮したリニューアル可能な街路灯器具以外で使用をしないでくだ●ランプの大きさます。
さい。
器具落下の原因となることがあります。
ランプが熱いので絶対に手や肌を触れないでください。ヤケド●このLEDランプとLED電源ユニットの組み合わせをリニューアル可能な街路灯器具以外で使用をしないでください。 ● 点灯中や消灯後しばらくは、の原因となることがあります。
昇降装置などに組み合わせて使用をした場合は故障のおそれがあります。
● ソケットに確実に取り付けてください。
ランプ落下の原因となることがあります。
点灯不良、故障の原因となります。
●点灯時のランプ周囲温度が－20℃～＋40℃の範囲で使用してください。
ランプが過熱し、破損によるケガの原因となることがありま●雨もしくは水滴のかかる状態や湿度の高い場所では使用しないでください。
破損または絶縁不良の原因となること ● 塗料などを塗らないでください。
す。
があります。
● 万が一、発煙や異臭などの異常を感じた場合、すみやかに電源を切って使用を中止してくだ●引火する危険性のある雰囲気（ガソリン、
可燃性スプレー、
シンナー、
ラッカー、
粉塵など）
で使用しないでください。
さい。
異常のまま使用すると火災・感電の原因となります。
火災や爆発の原因となることがあります。
そのままの状態で使用しないでください。
カバー●振動または衝撃のある場所では、ランプの使用はしないでください。
落下および破損によるケガの原因となることが ● ランプの樹脂カバーに亀裂が生じた場合、の落下、浸水による感電やランプ故障の原因となります。
あります。

人間や社会、地球に調和する項目を考慮した商品の中から特別に選定し、〈 商品〉と設定しています。

「安全上のご注意」、
また「ご使用上の注意」
については、取扱説明書に明記している内容をよくお読みの上、安全に正しくお使いください。
保証とアフターサービスについては総合カタログやホームページよりご確認ください。

お取り扱い・お手入れについてご不明な点はお買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談できない場合は、下記の窓口へ◎携帯電話など
からのご利 用 は

046-862-2772︵有料︶「東芝ライテック商品ご相談センター」0120-66-1048

お 買 い物・使 い方・修理のご相談は◎FAX

東芝ライテック株式会社〒212-8585

受付時間

9：00－18：00（日曜、祝日、年末年始を除く）

0570-000-661 ●利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

●外観・仕様は、改良のため変更することがありますのでご了承ください。
●商品の色は印刷の具合で実物とは若干異なる場合があります。

事業本部（通話料無料）●お客様からご提供いただいた個人情報は、ご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。

お買い上げは親切とサービスをお届けする当店で神奈川県川崎市幸区堀川町７２番地３４

https://www.tlt.co.jp/

本チラシ掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

このチラシの内容は2023年4月現在のものです。本誌から無断で複製、転載、流用はご遠慮いただけますようお願いいたします。 C-4471

0423

TLT