取扱説明書

Acroware-iGYnetworkAgent

注意
操作を行う前に必ず取扱説明書をお読みください。
お読みいただいた後は大切に保管し、必要なときにご活用ください。
誤った操作は装置故障及び事故のおそれがあります。

GS Yuasa International Ltd.
図番

TT-5065-331

H

Acroware-iGYnetworkAgent

取扱説明書【 目次 】
安全上のご注意 ..........................................................................................................................................................................4
安全対策情報 ..............................................................................................................................................................................7
1． 製品概要 ................................................................................................................................................................................8
2． ハードウェア概要 ............................................................................................................................................................. 10
3． 初期値と初期設定........................................................................................................................................................... 14
3-1．ネットワークアドレス初期設定 ........................................................................................................................... 14
3-2．WEB ブラウザからの接続方法 .......................................................................................................................... 14
3-3．ユーザ ID とパスワードの初期設定（アクセス制限） ................................................................................. 14
4． USB 接続によるネットワーク設定 ............................................................................................................................. 16
4-1．接続 .............................................................................................................................................................................. 16
4-2．コンソールメニューから IP アドレスを設定する場合 ................................................................................. 16
5． WEB 画面仕様概要......................................................................................................................................................... 21
5-1．メニュー階層 .................................................................................................................................................................. 21
5-2．ホーム画面..................................................................................................................................................................... 22
5-3．ログイン画面.................................................................................................................................................................. 27
5-4．表示系メニュー画面 ................................................................................................................................................... 28
5-4-1．発生中の異常画面............................................................................................................................................ 29
5-4-2．イベントログ画面 ................................................................................................................................................ 30
5-4-3．計測値画面 .......................................................................................................................................................... 36
5-4-4．接続機器リスト画面 .......................................................................................................................................... 37
5-4-5．システム情報画面 ............................................................................................................................................. 38
5-4-6．装置情報画面 ..................................................................................................................................................... 40
5-4-7．装置情報(給電モード) 画面 .......................................................................................................................... 42
5-4-8．SNMP 情報画面 ................................................................................................................................................. 43
5-5．制御系メニュー画面 ................................................................................................................................................... 44
5-5-1．UPS 制御画面 ..................................................................................................................................................... 45
5-5-2．シャットダウン制御画面 ................................................................................................................................... 47
5-5-3．バッテリテスト画面............................................................................................................................................. 49
5-5-4．リモート制御コマンドテスト画面.................................................................................................................... 51
5-6．設定管理系メニュー画面 .......................................................................................................................................... 52
5-6-1．シャットダウン設定画面 ................................................................................................................................... 53
5-6-2．冗長 UPS 設定画面 .......................................................................................................................................... 61
5-6-3．リモート制御コマンド設定画面...................................................................................................................... 62
5-6-4．接続機器情報登録画面 .................................................................................................................................. 69
5-6-5．スケジュール設定画面 .................................................................................................................................... 70
5-6-6．メール設定画面 .................................................................................................................................................. 72

GS Yuasa International Ltd.

図番 TT-5065-331 H- 2／112 -Acroware-iGYnetworkAgent

取扱説明書

5-6-7．SNMP 設定画面 ................................................................................................................................................. 75
5-6-8．時刻設定画面 ..................................................................................................................................................... 80
5-6-9．ユーザ登録画面 ................................................................................................................................................. 82
5-6-10．ネットワーク設定画面 .................................................................................................................................... 84
5-6-11．メンテナンス画面 ............................................................................................................................................. 93
6．補足資料 ............................................................................................................................................................................. 106
6-1．SNMP 一覧について............................................................................................................................................ 106
6-1-1．UPS 識別表示パラメータのアクセス ........................................................................................................ 106
6-1-2．UPS 監視パラメータのアクセス .................................................................................................................. 107
6-1-3．設定パラメータのアクセス ............................................................................................................................ 109
6-1-4．トラップ項目 ........................................................................................................................................................ 110
お問い合わせ ............................................................................................................................................................................. 112

GS Yuasa International Ltd.

図番 TT-5065-331 H- 3／112 -Acroware-iGYnetworkAgent

取扱説明書

安全上のご注意
本カードの据え付け、運転・操作、保守・点検を行う前に、必ずこの取扱説明書および注意書きをお読みください。
取り扱いを誤った場合に人身事故につながるおそれのある事項を、損害のレベルによって警告、注意の２段階で示しています。
使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容、ならびに傷害注 1
または物的損害注 2 が発生する頻度が高い内容
使用者が重傷を負う可能性は少ないが、傷害を負う危険が想定される内容、ならびに物的損害のみの発生が想定される内容
注 1 傷害とは、重傷に該当しないけが、火傷や感電をいう
注 2 物的損害とは、本製品が設置された建造物あるいは、本製品が接続された機器、装置およびシステムに関わる拡大損害をいう

この取扱説明書では、使用上の留意点を以下のような図記号を併用して表現しています。

注意しなければならない内容
一般注意

感電注意

高温注意

一般禁止

分解禁止

水濡れ禁止

してはいけない
内容

実行しなければならない内容一般指示

GS Yuasa International Ltd.

図番 TT-5065-331 H- 4／112 -Acroware-iGYnetworkAgent

取扱説明書

警告
分解をしない※感電および故障の原因となるおそれがあります。

感電注意・分解禁止
製品内部品を触らない
感電注意・一般禁止※運転中・停止中にかかわらず製品内の部品は触らないでください。
装置故障および感電の原因となるおそれがあります。

修理を行わない
一般禁止※当社の保守員以外は内部の修理などは行わないでください。
誤点検・誤操作・誤修理は装置の故障および事故の原因となるおそれがあります。

指定の機器以外には使用しない
一般禁止
次の場所での使用や保管はしない
一般禁止

高温注意

水濡れ禁止

・直射日光の当たる場所
・暖房器具の近くなどの高温になる場所
・急激な温度変化のある場所
・湿気の多い場所や、水などの液体がかかる場所や、結露する
ような場所
・振動の激しい場所
・ほこりが多い場所や、絨毯を敷いた場所（静電気障害の原因となります）
・腐食性ガスの発生するような場所
・スピーカ付近などの強磁界※故障の原因となるおそれがあります。

指定の使用環境で使用する
一般指示※製品を設置する場所は、指定の使用環境で使用してください。
装置故障、部品劣化により寿命を短縮させる原因となるおそれがあります。

GS Yuasa International Ltd.

図番 TT-5065-331 H- 5／112 -Acroware-iGYnetworkAgent

取扱説明書

注意
衝撃を与えない※故障の原因となるおそれがあります。

一般禁止
製品に有機溶剤を使用しない※清掃時などにシンナー等の有機溶剤を使用しないでください。
化学変化により製品故障の原因となるおそれがあります。

一般禁止

点検を行う

一般指示

※推奨された期間内に定期的に点検を行ってください。
※保管後再使用する場合などにも点検を必ず行い、損傷が無いことを確認してください。
部品劣化等により故障の原因となるおそれがあります。

● 本書の記載事項について（１）汎用UPS向けネットワークカード（Acroware-iGYnetworkAgent： アクロウェア アイジーワイネットワ
ークエージェント）は、”本カード”として記載されます。
（２）ネットワーク版シャットダウンソフトウェア(Acroware-iGYnetDriver： アクロウェア アイジーワイ
ネットドライバ)は、”シャットダウンソフト”として記載されます。
（３）汎用UPSは、“装置本体”として記載されます。
（４）本ソフトウェアおよび本書に記載した社名および商品名は、各社の商標および登録商標です。
（５）本書の内容の全部および一部を無断で複製、転載することは、固くお断りいたします。
（６）本書の内容は、予告なく変更される場合があります。
Copyright © 2017 GS Yuasa International Ltd., All rights reserved.

GS Yuasa International Ltd.

図番 TT-5065-331 H- 6／112 -Acroware-iGYnetworkAgent

取扱説明書

安全対策情報◼ 本カードを利用する場合、必ず、汎用UPSの操作、Windowsの操作及びネットワークの知識が十分にあるシステム管理者が行ってください。

GS Yuasa International Ltd.

図番 TT-5065-331 H- 7／112 -Acroware-iGYnetworkAgent

取扱説明書

1． 製品概要
製品名： Acroware-iGYnetworkAgent
基本機能：
ネットワークカード Acroware-iGYnetworkAgent（以下、本カード）を装置本体に組み込むこと
で、遠隔の端末（パソコン）からネットワーク経由（LAN）で装置本体の状態監視や制御、計測
値の確認などが可能です。
また、SSH クライアントによるサーバ接続機能や本カード専用のネットワーク版シャットダウン
ソフトウェア「Acroware-iGYnetDriver」により、停電時などにサーバを自動シャットダウンさせることが可能です。
その他、ログのダウンロード機能や本カードの各種設定、メンテナンス機能を提供します。
機能説明：
・WEB 接続 （WEB ブラウザによるネットワーク接続監視）
管理端末（パソコン）の WEB ブラウザを使用し、遠隔から LAN 経由で、装置本体のステー
タスや計測値情報の確認、状態情報（イベントログ）や計測値ログをダウンロードすることが可能です。 また、本カードの設定変更やユーザ登録を行うことができます。
アクセス制限： 管理者とゲストユーザ（一般ユーザ）のユーザ ID とパスワードによりアクセス制限を行います。ゲストユーザ（一般ユーザ）は表示系画面のみ、管理者は全ての画面にアクセス可能です。
・ログ機能
本カードは、ステータス変化時に状態情報（イベント）ログと計測値ログを残します。
保存されたログは、WEB 経由でダウンロード可能です。
・接続機器リスト表示
本カードは、接続、管理している機器をリスト表示することが可能です。
・SNMP エージェント機能
本カードは、SNMP エージェント機能を実装しており、SNMP マネージャからの監視機能に対応しています。
SNMP 対応バージョン： v1、v2c、ｖ3対応 mib： UPS-mib、JEMA-mib

GS Yuasa International Ltd.

図番 TT-5065-331 H- 8／112 -Acroware-iGYnetworkAgent

取扱説明書

・NTP クライアント機能
本カードの時刻をタイムサーバに同期させる機能を実装しています。
タイムサーバを登録すると、起動時、および１日１回の時計同期を行います。
・本カードのファームウェア更新機能
遠隔地（LAN 経由）から本カード自身のファームウェアを更新することが可能です。
共通文字制限について：
各ユーザ（アカウント）及びパスワード、SNMP の各コミュニティ名、SysName、SysLocation、
SysContact の文字制限
最大 255 文字
半角英数字と半角記号が可能
半角記号は下記が使用禁止です。
'（シングルクォーテーション）”（ダブルクォーテーション）\（円マーク）<（小なり）>（大なり）:（コロン）*（アスタリスク）+（プラス）
スペース(*1)？（クエスチョンマーク）*1: SysName、SysLocation、SysContact は設定可能。

推奨ブラウザ：Internet Explorer

Version 9～

Microsoft Edge （Chromium-based）
Google Chrome（Windows 版）

GS Yuasa International Ltd.

図番 TT-5065-331 H- 9／112 -Acroware-iGYnetworkAgent

取扱説明書

2． ハードウェア概要
使用環境：
・温度： -10 ～ 60℃
・湿度： 10 ～ 90% （ただし、結露無きこと）
インタフェース：
・LAN： LAN（100Base-TX） × 1 ポート （RJ-45）
・RST SW： リセットスイッチ × 1 個・USB Mini-B： USB デバイス（USB 2.0） × １ポート （USB Type Mini-B）
・DIP SW： ディップスイッチ × 1 個※使用不可

・USB A： USB ホスト（USB 1.1） × １ポート （USB Type A）※使用不可【基板インタフェースレイアウト】

カードエッジ （装置本体と接続）

LAN
RST SW
USB Mini-B
DIP SW
USB A

カードエッジ （装置本体と接続）

GS Yuasa International Ltd.

図番 TT-5065-331 H- 10／112 -Acroware-iGYnetworkAgent

取扱説明書

LAN：
IPv4、IPv6 接続が可能です。
LED×2 個付の RJ-45 コネクタを使用しています。
通信速度： 10Base-T、100Base-TX
LED：
Network ポートに 2 個実装されています。
Power： 橙色。電源 ON 時点灯。 装置本体とのシリアル通信時点滅。
LAN： 緑色。リンクアップ時点灯。 ネットワーク通信時点滅。
リセットスイッチ：
本カードの再起動を行います。
USB デバイス：
規格： USB 2.0 対応
コネクタ形状： Mini-B ポート
電源入力： 不可シリアルポートのボーレート： 115,200 bps
用途： パソコンと USB ケーブルで接続し、本カードのネットワーク設定を行います。
※ネットワーク設定ができます。 (管理者でのログインが必要。）
前面ディップスイッチ：
常時、両ディップスイッチとも OFF の状態で使用してください。
USB ホスト：
本カードでは使用しません。

GS Yuasa International Ltd.

図番 TT-5065-331 H- 11／112 -Acroware-iGYnetworkAgent

取扱説明書

RTC：
リアルタイムクロック実装。
ボタン電池標準実装。
ボタン電池とシステム時計について
ボタン電池型番： BR2032 (パナソニック株式会社製)
ボタン電池には寿命があります。
期待寿命は約 1 年(本カードへの電源供給を停止した累計時間)です。
ボタン電池が寿命に達した後に本カードへの電源供給を停止した場合、日時が 2000 年 1 月
1 日 9 時 0 分にリセットされ、正しい日時を保持出来なくなります。
ボタン電池が寿命に達していることを確認いただく際は、装置本体を完全停止し、運転を再開した後、本カード WEB 画面の日時情報を確認してください。
日時情報が 1 月 1 日 9 時となっている場合、ボタン電池は寿命に達しています。
ボタン電池が寿命に達した際は、スケジュール設定動作等に影響が生じるため、NTP 時計
同期機能(「5-6-8．時計設定画面」参照)の利用またはボタン電池交換を推奨します。
交換用ボタン電池は BR2032(パナソニック株式会社製)を推奨しますが、CR2032(パナソニック株式会社製)をご使用いただくことも可能です。
ボタン電池交換手順につきましては、ボタン電池交換手順書を参照してください。
ボタン電池交換手順書は下記 URL(アドレス)にアクセスし、ダウンロードしてください。
URL： https://ps.gs-yuasa.com/products/mini_ups/software/awna.php

GS Yuasa International Ltd.

図番 TT-5065-331 H- 12／112 -Acroware-iGYnetworkAgent

取扱説明書

接続方法：
本カードを装置本体のスロットに組み込みます。
なお、一度ご使用のカードを別シリーズの本体装置でご利用される場合は、本カードの初期化が必要です。
「5-6-11．メンテナンス画面 ⑧設定のインポート・エクスポート・初期化」 設定の初期化を行ってください。その場合、本体装置交換前に設定していた内容(ネットワーク設定以外)については、再度、設定していただく必要があります。インポート・エクスポートはご使用できません。
例）Acrostar-THA ⇔ Acrostar-THB
Acrostar-THA ⇔ YUMIC-SHD
Acrostar-THB ⇔ YUMIC-SHD
Acrostar-THA ⇔ Acrostar-THA2
ただし、同シリーズの本体装置交換時や、THA（据置タイプ）⇔THA-R（ラックマウント）の場合
は、初期化は必要ありません。

GS Yuasa International Ltd.

図番 TT-5065-331 H- 13／112 -Acroware-iGYnetworkAgent

取扱説明書

3． 初期値と初期設定
3-1．ネットワークアドレス初期設定
IP アドレス：

192.168.7.18

サブネットマスク：255.255.255.0

デフォルトゲートウェイ：

0.0.0.0

DNS アドレス：0.0.0.0

3-2．WEB ブラウザからの接続方法
本カードと同一セグメントに存在するパソコンの WEB ブラウザを起動し、下記 URL を入力すると、ホーム画面が表示されます。
URL：

http://192.168.7.18/↑※本カードに設定した IP アドレス

※本カードと同一セグメントのパソコン（*1）が無い場合、Mini-B ポートに USB ケーブルで接続し、本カードの IP アドレスをパソコンと同一セグメントのネットワークアドレスに設定した後、WEB ブラウザで接続します。 （次ページの「4. USB 接続によるネットワーク設定」参照）（*1） IP アドレスが 192.168.7.1～192.168.7.254 に設定されているパソコン

3-3．ユーザ ID とパスワードの初期設定（アクセス制限）
パソコンからコンソールで操作を行うには、管理者でログインする必要があります。
パソコンから Web ブラウザで操作を行う場合、ゲストユーザ（*2）が無効設定(デフォルトの設定)の場合、ホーム画面及び表示系の画面はログイン不要、制御系及び設定管理系の画面は管理者でログインする必要があります。 ゲストユーザが有効設定の場合、ホーム画面及び表示系の画面はゲストまたは管理者でログイン、制御系及び設定管理系の画面は管理者でログインする必要があります。（*3）（*2） 一般ユーザのことを表す。詳細は、後述の「5-6-9．ユーザ登録画面」を参照してください。
（*3） 各 Web 画面の階層は、後述の「5-1．メニュー階層」を参照してください。

GS Yuasa International Ltd.

図番 TT-5065-331 H- 14／112 -Acroware-iGYnetworkAgent

取扱説明書

初期状態での管理者とゲストユーザのユーザ ID とパスワードは、下記の通りです。
管理者のユーザ ID：

admin

管理者のパスワード：

admin

ゲストユーザのユーザ ID： guest
ゲストユーザのパスワード： guest※管理者及びゲストユーザ（一般ユーザ）のパスワードは WEB 画面より変更可能です。

GS Yuasa International Ltd.

図番 TT-5065-331 H- 15／112 -Acroware-iGYnetworkAgent

取扱説明書

4． USB 接続によるネットワーク設定
本カードと同一セグメントに設定されているパソコン（*1）が無い場合、Mini-B ポートに付属又は汎用の USB ケーブルで接続し、IP アドレス関連を設定する方法について説明します。
（*1） IP アドレスが 192.168.7.1～192.168.7.254 に設定されているパソコン

4-1．接続
本カードとパソコンを USB ケーブルにより接続します。
本カード側： USB デバイス（Mini-B）ポートへ接続します。
パソコン側： USB ホスト（TypeA）ポートへ接続します。
4-2．コンソールメニューから IP アドレスを設定する場合
USB ケーブル接続し、ターミナルソフト（*2）により、本カードにログインします。
ボーレート： 115,200 bps
データ長： 8 ビット
パリティ： 無し
ストップビット： 1
フロー制御： 無し(*2) ハイパーターミナルや Tera Term などのツールを使用してください。

GS Yuasa International Ltd.

図番 TT-5065-331 H- 16／112 -Acroware-iGYnetworkAgent

取扱説明書

ターミナル接続すると、下図のような画面が表示されます。

「User ID：」が表示されたら、管理者のユーザ ID を入力後、Enter キーを入力し、「Password：」が表示されたら、管理者のパスワードを入力します。
＊コンソールメニューは、英語表示です。

GS Yuasa International Ltd.

図番 TT-5065-331 H- 17／112 -Acroware-iGYnetworkAgent

取扱説明書

管理者のユーザ ID とパスワードが正しければ、下図、設定メニューが開きます。

メニュー番号を入力後、Enter キーを入力することで、メニューを選択します。
例えば、「2」を入力後、Enter キーを入力すると、「 Network 」メニューへ移行します。

GS Yuasa International Ltd.

図番 TT-5065-331 H- 18／112 -Acroware-iGYnetworkAgent

取扱説明書「 Network 」の「 [1] Ipv4 Menu 」、「 [2] IPv4 Address 」、「 [1] Set IPv4 Address 」を順に選択し、 IP アドレス入力後、「0」(ゼロ)を入力することで１つ上の階層メニューへ移動し、「 [6] Update and Reboot 」を選択すると、IP アドレスが更新されます。

本カードは自動的に再起動され、設定された IP アドレスで接続可能になります。
＊「User ID：」が表示されれば、再起動完了です。

GS Yuasa International Ltd.

図番 TT-5065-331 H- 19／112 -Acroware-iGYnetworkAgent

取扱説明書

また、ターミナル接続により以下の機能がご利用できます。

[3] Expansion Menu より以下の機能の設定が可能です。
[1] Network Speed Duplex
ネットワークスピードの設定
機能詳細については、「5-6-10．ネットワーク設定画面 ③拡張設定」を参照してください。
[2] Web Access Limit Enable
WEB アクセス制御機能の有効/無効
機能詳細については、「5-6-10．ネットワーク設定画面 ④WEB アクセス制御」を参照してください。
[4] Ping Menu
ネットワークカードからの Ping 機能

GS Yuasa International Ltd.

図番 TT-5065-331 H- 20／112 -Acroware-iGYnetworkAgent

取扱説明書

5． WEB 画面仕様概要
WEB 画面の階層とそれぞれの機能概要について、下記に示します。
5-1．メニュー階層
WEB ブラウザで本カードに接続（http://本カードの IP アドレス/）すると、ホーム画面を表示します。
ホーム画面以下の階層は、下図の通りです。
ホーム （画面）表示系
発生中の異常イベントログ
計測値
接続機器リスト
システム情報装置情報
装置情報(給電モード) (*1)
SNMP情報制御系
UPS制御
シャットダウン制御
バッテリテスト
リモート制御コマンドテスト
設定管理系
シャットダウン設定
冗長UPS設定
リモート制御コマンド設定
接続機器情報登録
スケジュール設定
メール設定
SNMP設定時計設定
ユーザ登録
ネットワーク設定
メンテナンス

制御系、設定管理系メニューは、管理者のみアクセス可。

（*1）ご使用の UPS 機種が Acrostar-THB/Acrostar-THA2 の場合のみ表示されます。

GS Yuasa International Ltd.

図番 TT-5065-331 H- 21／112 -Acroware-iGYnetworkAgent

取扱説明書

5-2．ホーム画面
WEB ブラウザで接続した時点の全体ステータス、出力状態、バッテリ状態を表示します。
本画面は、定期的に自動更新され、最新のステータスを確認することができます。
画面の自動更新間隔： 10 秒
1

2

3

v
v
v
v

12

4

5

6

13
14
15

7
8
9
10
0
11

①

ヘルプボタンクリックすると、Web 画面の簡易説明画面が表示されます。

②

ログイン/ログアウトボタン
ログアウト状態でクリックすると、ユーザ ID とパスワード入力が求められるログイン画面が表示されます。
ログイン状態でクリックすると、ログアウトされます。
ログイン状態とログアウト状態でボタンの形状が変化します。

③

製品名・バージョン
本カードの製品名およびソフトウェアバージョンを表示します。

④

全体ステータス装置本体の全体ステータスを表示します。全体ステータスアイコンをクリックすると、後述の発生中の異常画面を表示します。

GS Yuasa International Ltd.

図番 TT-5065-331 H- 22／112 -Acroware-iGYnetworkAgent
⑤

取扱説明書

出力状態
装置本体の出力状態を表示します。
「インバータ運転」、「バイパス給電」、「バッテリ運転」、「出力停止要求中」、「オフ」が表示されます。

⑥

バッテリ状態
装置本体のバッテリ状態を表示します。

⑦

UPS モデル名
装置本体のモデル名およびシリアル No.を表示します。

⑧

負荷率
装置本体に接続されている機器の負荷率を表示します。

⑨

バッテリ交換予定日
バッテリ交換の推奨日を表示します。

⑩

次回スケジュール 1
最新の装置本体出力制御スケジュールを表示します。

⑪

次回スケジュール 2
2 番目に新しい装置本体出力制御スケジュールを表示します。

⑫

表示系メニューボタン
クリックすると、後述の表示系メニュー画面が表示されます。

⑬

制御系メニューボタン
クリックすると、後述の制御系メニュー画面が表示されます。

⑭

設定管理系メニューボタン
クリックすると、後述の設定管理系メニュー画面が表示されます。

⑮

お気に入りメニューボタン
制御系または設定管理系画面を表示している時に画面右上のプラスボタンをクリックすると、お気に入りへの追加、マイナスボタンをクリックすると、お気に入りからの削除を行えます。

GS Yuasa International Ltd.

図番 TT-5065-331 H- 23／112 -Acroware-iGYnetworkAgent

取扱説明書

各ボタン及びアイコンの種類は下図の通りです。
●各 WEB 画面右上のアイコンの種類
ログイン/ログアウトボタン

状態
ログアウト

ログイン

●ホーム画面左側の全体ステータスアイコンの種類
全体ステータスアイコン

状態

備考
装置本体の状態が正常である時。

正常
装置本体に接続されている機器に注意

電力を供給できる状態であるが、程度の軽い異常が発生している時。
装置本体に接続されている機器に警告・異常電力を供給できなくなる恐れがある時。
通信断などによりステータス判定が不明

できない時。

GS Yuasa International Ltd.

図番 TT-5065-331 H- 24／112 -Acroware-iGYnetworkAgent

取扱説明書●ホーム画面中央の出力状態アイコンの種類
出力状態アイコン状態

備考
装置本体の出力がオン状態である

出力オン

時。
装置本体の出力がオフ状態である

出力オフ

時。
通信断などにより装置本体の出力不明

状態が判定できない時。

GS Yuasa International Ltd.

図番 TT-5065-331 H- 25／112 -Acroware-iGYnetworkAgent

取扱説明書●ホーム画面右側のバッテリ状態アイコンの種類
全体ステータスアイコン

状態

備考
装置本体のバッテリが充電状態で

充電中

ある時。
装置本体のバッテリが満充電状態

満充電

である時。
装置本体のバッテリ残寿命が少なく注意

なり、注意を要する状態である時。
装置本体のバッテリに異常が発生し

警告・異常

た時。
装置本体にバッテリが未接続状態

未接続

である時。
装置本体のバッテリが放電状態で

放電中

ある時。
装置本体のバッテリが放電状態でローバッテリあり、ローバッテリに達した時。
装置本体のバッテリがバッテリテス

テスト中

ト状態である時。
通信断により装置本体のバッテリ状

不明

態が判定できない時。

GS Yuasa International Ltd.

図番 TT-5065-331 H- 26／112 -Acroware-iGYnetworkAgent

取扱説明書

5-3．ログイン画面
ログインしていない状態においてホーム画面でログイン/ログアウトボタン、制御系メニューボタン、設定管理系メニューボタンのいずれかをクリックすると、下図のログイン画面が表示されます。

ユーザ ID とパスワードを入力し、ログインボタンをクリックします。
ユーザ ID とパスワードが正しければ、ホームページのログイン/ログアウトボタンがログイン状態の表示に切り替わります。また、制御系及び設定管理系メニューを選択できるようになります。
間違っていれば、「Failed to Login.」メッセージが表示されます。
ログイン状態でログイン/ログアウトボタンをクリックすると、ログアウトされます。
※ログイン後の自動ログオフ機能については、「5-6-9．ユーザ登録画面」の自動ログオフ機能を参照してください。

GS Yuasa International Ltd.

図番 TT-5065-331 H- 27／112 -Acroware-iGYnetworkAgent

取扱説明書

5-4．表示系メニュー画面
ホーム画面で表示系メニューボタンをクリックすると、下図の画面が表示されます。
発生中の異常、イベントログ、計測値、接続機器リスト、システム情報、装置情報、装置情報(給電モード)、SNMP 情報を確認することができます。
装置情報(給電モード)は、ご使用の UPS 機種が Acrostar-THB または、Acrostar-THA2 の場合にのみ表示されます。

GS Yuasa International Ltd.

図番 TT-5065-331 H- 28／112 -Acroware-iGYnetworkAgent

取扱説明書

5-4-1．発生中の異常画面
表示系メニュー画面で発生中の異常ボタンをクリックすると、下図の画面が表示されます。
現在発生中の異常を確認することができます。
下図は交流入力低電圧が発生した例です。

GS Yuasa International Ltd.

図番 TT-5065-331 H- 29／112 -Acroware-iGYnetworkAgent

取扱説明書

5-4-2．イベントログ画面
表示系メニュー画面でイベントログボタンをクリックすると、下図の画面が表示されます。
イベントログ記録日時とイベントレベル、イベントログを表示します。
表示順は時系列順で、最新イベントから順に、下方向に過去イベントを表示します。
イベントログは、本画面にて最大 200 件確認できます。
200 件を超えるイベントログを確認する場合は、全イベントログをダウンロードして確認します。
ダウンロードファイルでは最大約 12,000 件のログを確認できます。

スクロールバー・イベントレベル
下図のように情報（緑色）、注意（黄色）、警告（赤色）をアイコン表示します。
※状態情報ログ一覧は状態情報ログ一覧参照。

イベントレベルアイコン

イベントレベル
情報注意

警告

GS Yuasa International Ltd.

図番 TT-5065-331 H- 30／112 -Acroware-iGYnetworkAgent

取扱説明書

・スクロールバー
スクロールバーを上下に移動させることで、任意のイベントログを確認できます。
下方向へスクロールすると古いイベントログを確認できます。
上方向へスクロールすると新しいイベントログを確認できます。
・[ダウンロード]ボタン
すべてのイベントログを csv ファイル形式でダウンロードします。
・[更新]ボタンイベントログ画面を更新します。(最新の情報に更新します。)*本画面は自動更新しません。

GS Yuasa International Ltd.

図番 TT-5065-331 H- 31／112 -Acroware-iGYnetworkAgent

取扱説明書●状態情報ログ一覧（1/4）
ログ補足情報

イベント
レベル（状態情報ログのネットワークカードのリセット

情報

（無し）

WEB から本カードの再起動が実行された時。

時計同期実行情報（無し）

本カードと NTP サーバとの時計同期が正常に完了した時。

時計同期失敗注意（無し）

本カードと NTP サーバとの時計同期が失敗した時。

停電シャットダウン実行

注意

（無し）

停電シャットダウンを実行した時。

スケジュールシャットダウン実行

注意

（無し）

スケジュールシャットダウンを実行した時。

要求シャットダウン実行

注意

（無し）

シャットダウン制御による装置本体停止
命令を実行した時。

要求再起動実行

注意（無し）

シャットダウン制御による装置本体再起
動命令を実行した時。

スケジュール起動実行

注意

（無し）

スケジュール起動を実行した時。

メール送信に失敗

注意（無し）

イベント発生時のメール送信に失敗した時。

メール送信制限

注意（無し）

ネットワークの障害などで送信メールが蓄積して送信できなかった時。

装置監視プログラム起動(%1)

情報

装置通信断発生注意（無し）

装置本体との初期化通信中、又は、通常通信中に通信異常が発生した時。

装置通信断解除情報（無し）

通信異常から回復した時。

バッテリ寿命設定更新

情報

（無し）

バッテリ寿命の設定を更新した時。

バッテリ寿命設定失敗

注意

（無し）

バッテリ寿命の設定更新に失敗した
時。

バッテリテスト中断終了

注意

（無し）

バッテリテストが中断終了した時。

バッテリテスト異常終了

警告

（無し）

バッテリテストが異常終了した時。

バッテリテスト警告終了

注意

（無し）

バッテリテストが警告終了した時。

バッテリテスト正常終了

情報

（無し）

バッテリテストが正常終了した時。

バッテリテスト実行中

情報

（無し）

バッテリテスト実行中の時。

状態情報ログ

備考（出力のタイミングなど）

括弧内ログ内容）%1: デバイス監視プログラムのバージョン

GS Yuasa International Ltd.

装置本体とのデバイス監視プログラム（シリアル通信プログラム）が起動し始めた時。

図番 TT-5065-331 H- 32／112 -Acroware-iGYnetworkAgent

取扱説明書
（2/4）
ログ補足情報

イベント
レベル（状態情報ログの

手動シャットダウン要求発生

情報

（無し）

手動シャットダウン要求が発生した時。

リレー2 オン発生

情報

（無し）

リレー2 がオンした時。

リレー2 オン解除

情報

（無し）

リレー2 がオフした時。

リレー1 オン発生

情報

（無し）

リレー1 がオンした時。

リレー1 オン解除

情報

（無し）

リレー1 がオフした時。

UPS 出力開始

情報（無し）

装置本体の出力が開始した時。

UPS 出力停止

情報（無し）

装置本体の出力が停止した時。

UPS 停止要求受付完了

情報

（無し）

装置本体停止要求を受付けた時。

UPS 待機状態

情報（無し）

装置本体が待機状態である時。

バッテリ満充電情報（無し）

バッテリが満充電状態である時。

バックアップ運転開始

注意

（無し）

バックアップ運転を開始した時。

バックアップ運転終了

情報

（無し）

バックアップ運転を終了した時。

トリム給電中情報（無し）

トリム給電中の時。

ブースト給電中

情報（無し）

ブースト給電中の時。

インバータ給電中

情報（無し）

インバータ給電中の時。

バイパス給電中

情報（無し）

バイパス給電中の時。

UPS 内部温度異常発生

警告

（無し）

装置本体内部温度異常が発生した時。

UPS 内部温度異常解除

情報

（無し）

装置本体内部温度異常から回復した時。

アレスタ故障発生

警告（無し）

アレスタ故障が発生した時。

アレスタ故障解除

情報（無し）

アレスタ故障から回復した時。

自己診断異常発生

警告（無し）

自己診断異常が発生した時。

自己診断異常解除情報（無し）

自己診断異常から回復した時。

半導体温度異常発生

警告

（無し）

半導体温度異常が発生した時。

半導体温度異常解除

情報

（無し）

半導体温度異常から回復した時。

充電器異常発生

警告（無し）

充電器異常が発生した時。

充電器異常解除情報（無し）

充電器異常から回復した時。

直流電圧異常発生

警告（無し）

直流電圧異常が発生した時。

直流電圧異常解除情報（無し）

直流電圧異常から回復した時。

整流器異常発生警告（無し）

整流器異常が発生した時。

整流器異常解除情報（無し）

整流器異常から回復した時。

トランス故障発生

警告（無し）

トランス故障が発生した時。

トランス故障解除

情報（無し）

トランス故障が解除した時。

状態情報ログ

備考（出力のタイミングなど）

括弧内ログ内容）

GS Yuasa International Ltd.

図番 TT-5065-331 H- 33／112 -Acroware-iGYnetworkAgent

取扱説明書
（3/4）
ログ補足情報

イベント
レベル（状態情報ログのユニット故障発生

警告（無し）

ユニット故障が発生した時。

ユニット故障解除

情報（無し）

ユニット故障から回復した時。

インバータ異常：低電圧発生

警告

（無し）

インバータ低電圧が発生した時。

インバータ異常：低電圧解除

情報

（無し）

インバータ低電圧から回復した時。

インバータ異常：高電圧発生

警告

（無し）

インバータ高電圧が発生した時。

インバータ異常：高電圧解除

情報

（無し）

インバータ高電圧から回復した時。

ファン故障発生

警告（無し）

ファン故障が発生した時。

ファン故障解除情報（無し）

ファン故障から回復した時。

バッテリ運転中の過負荷停止発生

注意

（無し）

バッテリ運転中の過負荷停止解除

情報

（無し）

出力過負荷 2 発生

注意

（無し）

出力過負荷 2 が発生した時。

出力過負荷 2 解除

情報

（無し）

出力過負荷 2 から回復した時。

出力過負荷 1 発生

注意

（無し）

出力過負荷 1 が発生した時。

出力過負荷 1 解除

情報

（無し）

出力過負荷 1 から回復した時。

入力 MCCB トリップ発生

警告

（無し）

入力 MCCB トリップが発生した時。

入力 MCCB トリップ解除

情報

（無し）

入力 MCCB トリップから回復した時。

バッテリ未接続発生

警告

（無し）

バッテリ未接続が発生した時。

バッテリ未接続解除

情報

（無し）

バッテリ未接続から回復した時。

バッテリ高電圧発生

警告

（無し）

バッテリ高電圧が発生した時。

バッテリ高電圧解除

情報

（無し）

バッテリ高電圧から回復した時。

バッテリ放電終止発生

注意

（無し）

バッテリ放電終止が発生した時。

バッテリ放電終止解除

情報

（無し）

バッテリ放電終止から回復した時。

バッテリ電圧低下発生

注意

（無し）

バッテリ電圧低下が発生した時。

バッテリ電圧低下解除

情報

（無し）

バッテリ電圧低下から回復した時。

UPS 周囲温度異常発生

注意

（無し）

装置本体周囲温度異常が発生した時。

UPS 周囲温度異常解除

情報

（無し）

装置本体周囲温度異常から回復した時。

交流入力高電圧発生

注意

（無し）

交流入力高電圧が発生した時。

交流入力高電圧解除

情報

（無し）

交流入力高電圧から回復した時。

交流入力低電圧発生

注意

（無し）

交流入力低電圧が発生した時。

交流入力低電圧解除

情報

（無し）

交流入力低電圧から回復した時。

状態情報ログ

備考（出力のタイミングなど）

括弧内ログ内容）

GS Yuasa International Ltd.

バッテリ運転中に過負荷により出力停止
した時。
バッテリ運転中の過負荷による出力停止から回復した時。

図番 TT-5065-331 H- 34／112 -Acroware-iGYnetworkAgent

取扱説明書
（4/4）
ログ補足情報

イベント
レベル（状態情報ログの交流入力周波数異常発生

注意

（無し）

交流入力周波数異常が発生した時。

交流入力周波数異常解除

情報

（無し）

交流入力周波数異常から回復した時。

バッテリの交換予告発生

注意

（無し）

バッテリの交換時期です

注意

（無し）

バッテリテスト実行条件エラー

注意

（無し）

シャットダウン確定通知受理

情報

IP アドレス装置本体がシャットダウン確定通知を受理した時。

ネットワークからの不正アクセスに
より再起動

警告

（無し）

装置本体に対する同一 IP アドレスからの不正アクセス数が一定数以上に達し、本カードを再起動した時。

冗長連携開始情報

IP アドレス

冗長連携を開始した時。

冗長連携解除注意

IP アドレス

冗長連携を解除した時。

状態情報ログ

備考（出力のタイミングなど）

括弧内ログ内容）

GS Yuasa International Ltd.

バッテリ残寿命が 180 日以下に達し時。
バッテリ残寿命が 0 日以下に達した時。
バッテリテスト実行条件エラーが発生した時。

図番 TT-5065-331 H- 35／112 -Acroware-iGYnetworkAgent

取扱説明書

5-4-3．計測値画面
表示系メニュー画面で計測値ボタンをクリックすると、下図の画面が表示されます。
本画面は装置本体の計測値を表示します。

・[ダウンロード]ボタン
すべての計測値ログを csv ファイル形式でダウンロードします。
計測値ログへの記録は 15 分間隔及びイベント発生時に実施し、最大蓄積期間は約 30 日です。

GS Yuasa International Ltd.

図番 TT-5065-331 H- 36／112 -Acroware-iGYnetworkAgent

取扱説明書

5-4-4．接続機器リスト画面
表示系メニュー画面で接続機器リストボタンをクリックすると、下図の画面が表示されます。
本画面は本カードに接続されている機器のリストを表示します。
リストはシャットダウン機器リスト、起動サーバリスト、手動登録機器リストの 3 種類です。

GS Yuasa International Ltd.

図番 TT-5065-331 H- 37／112 -Acroware-iGYnetworkAgent

取扱説明書

5-4-5．システム情報画面
表示系メニュー画面でシステム情報ボタンをクリックすると、下図の画面が表示されます。
本画面は本カードのシステム情報を表示します。

・エージェント FW バージョン
本カードのファームウェアバージョンを表示します。
・エージェント HW バージョン
本カードのハードウェアバージョンを表示します。
・エージェントシリアル番号
本カードのシリアル番号を表示します。
・MAC アドレス
本カードの MAC アドレスを表示します。
・DHCP 機能
DHCP 機能の有効/無効を表示します。
・IP アドレス（IPv4）
本カードに設定されている IPv4 のアドレスを表示します。
・サブネットマスク（IPv4）
本カードに設定されているサブネットマスクを表示します。
・デフォルトゲートウェイ
本カードに設定されているデフォルトゲートウェイのアドレスを表示します。

GS Yuasa International Ltd.

図番 TT-5065-331 H- 38／112 -Acroware-iGYnetworkAgent

取扱説明書

・DNS アドレス（IPv4）
本カードに設定されている DNS アドレスを表示します。
・IPv6 機能IPv6 機能の有効/無効を表示します。
・IPv6 アドレス自動設定
IPv6 アドレス自動設定機能の有効/無効を表示します。
・IPv6 リンクローカルアドレス
IPv6 リンクローカルアドレスを表示します。
・IPv6 グローバルアドレス
IPv6 グローバルアドレスを表示します。
・IPv6 プレフィックス長IPv6 プレフィックス長を表示します。
・IPv6 ルータアドレス
IPv6 ルータアドレスを表示します。
・シャットダウンソフトウェア接続最大数
シャットダウンソフトウェア接続最大数を表示します。

GS Yuasa International Ltd.

図番 TT-5065-331 H- 39／112 -Acroware-iGYnetworkAgent

取扱説明書

5-4-6．装置情報画面
表示系メニュー画面で装置情報ボタンをクリックすると、下図の画面が表示されます。
本画面は装置本体の情報を表示します。

・シリーズ名装置本体のシリーズ名を表示します。
・モデル名
装置本体のモデル名を表示します。
・シリアル番号
装置本体のシリアル番号を表示します。
・ハードウェアバージョン
装置本体のハードウェアバージョンを表示します。
・ファームウェアバージョン
装置本体のファームウェアバージョンを表示します。
・出力方式
装置本体の出力方式を表示します。
・定格入力電圧[V]
装置本体の定格入力電圧を表示します。
・定格入力周波数[Hz]
装置本体の定格入力周波数を表示します。
・定格出力電圧[V]
装置本体の定格出力電圧を表示します。
・定格出力周波数[Hz]
装置本体の定格出力周波数を表示します。

GS Yuasa International Ltd.

図番 TT-5065-331 H- 40／112 -Acroware-iGYnetworkAgent

取扱説明書

・定格皮相電力[VA]
装置本体の定格皮相電力を表示します。
・定格出力電力[W]
装置本体の定格出力電力を表示します。
・定格バックアップ時間[分]装置本体の定格バックアップ時間を表示します。
・増設バッテリパック数増設したバッテリパックの数を表示します。
・ブザー鳴動設定
装置本体のブザー鳴動設定状態を表示します。
・入力低電圧検出値[V]
装置本体の入力低電圧検出値を表示します。
・入力過電圧検出値[V]
装置本体の入力過電圧検出値を表示します。
・UPS 内部温度上昇検出値[℃]
装置本体の内部温度上昇検出値を表示します。
・最終バッテリテスト日時
装置本体の最終バッテリテスト日時を表示します。
・最終バッテリテスト結果
装置本体の最終バッテリテスト結果を表示します。
・バッテリ寿命更新日
装置本体のバッテリ寿命を更新した日を表示します。
・次回バッテリ交換予定日
装置本体の次回バッテリ交換予定日を表示します。
※本体装置側で増設バッテリパック数、ブザー鳴動を設定した場合、本カードのリセットスイッチ
または、「5-6-11．メンテナンス画面 ⑨ネットワークカードの再起動」より再起動してください。

GS Yuasa International Ltd.

図番 TT-5065-331 H- 41／112 -Acroware-iGYnetworkAgent

取扱説明書

5-4-7．装置情報(給電モード) 画面
表示系メニュー画面で装置情報(給電モード)ボタンをクリックすると、下図の画面が表示されます。
本画面は給電モード情報を表示します。

・UPS 給電モード
UPS 給電モードを表示します。
・現在の運転状態
UPS の現在の運転状態を表示します。
・バイパス切替条件時間[時間]バイパス切替条件時間を表示します。
・現在のバイパス切替残時間[秒]現在のバイパス切替残時間を表示します。
・インバータ切替条件時間[時間]インバータ切替条件時間を表示します。
・現在のインバータ切替残時間[秒]現在のインバータ切替残時間を表示します。
・インバータ切替条件回数
現在のインバータ切替条件回数を表示します。
・現在のインバータ切替残回数
現在のインバータ切替残回数を表示します。

GS Yuasa International Ltd.

図番 TT-5065-331 H- 42／112 -Acroware-iGYnetworkAgent

取扱説明書

5-4-8．SNMP 情報画面
表示系メニュー画面で SNMP 情報ボタンをクリックすると、下図の画面が表示されます。
本画面は SNMP に関する情報を表示します。

・SysName
本カードに設定されている SNMP の SysName(機器名称)を表示します。
・SysLocation
本カードに設定されている SNMP の SysLocation(設置場所)を表示します。
・SysContact
本カードに設定されている SNMP の SysContact(管理者名)を表示します。
・GET/SET 機能
SNMP の GET/SET 機能の有効/無効を表示します。
・トラップ機能
SNMP のトラップ機能の有効/無効を表示します。
・トラップバージョン
SNMP のトラップバージョンを表示します。v３設定時の詳細内容は、SNMP 設定で確認ください。
・MIB
SNMP の MIB を表示します。
・トラップ通知先
SNMP トラップの通知先を表示します。

GS Yuasa International Ltd.

図番 TT-5065-331 H- 43／112 -Acroware-iGYnetworkAgent

取扱説明書

5-5．制御系メニュー画面
ホーム画面で制御系メニューボタンをクリックすると、下図の画面が表示されます。
UPS 制御、シャットダウン制御、バッテリテスト、リモート制御コマンドテストを行うことができます。

GS Yuasa International Ltd.

図番 TT-5065-331 H- 44／112 -Acroware-iGYnetworkAgent

取扱説明書

5-5-1．UPS 制御画面
制御系メニュー画面で UPS 制御ボタンをクリックすると、下図の画面が表示されます。
本画面により、スケジュール機能の有効/無効切り替え、UPS 出力停止、UPS 出力再起動、UPS 出
力開始の制御を行えます。

・出力状態
装置本体の出力状態を表示します。
・スケジュール機能
スケジュール機能の有効/無効を設定します。
デフォルト：有効・[停止]ボタン[停止]ボタンをクリックすると、確認画面が表示されます。
確認画面中の[はい]ボタンをクリックすると、装置本体の出力が停止します。
・休止時間[分]装置本体の出力を再起動する際の休止時間を設定します。
デフォルト：1 分
・[再起動]ボタン[再起動]ボタンをクリックすると、確認画面が表示されます。
確認画面中の[はい]ボタンをクリックすると、装置本体の出力が、設定した休止時間停止した後、再起動します。

GS Yuasa International Ltd.

図番 TT-5065-331 H- 45／112 -Acroware-iGYnetworkAgent

取扱説明書

・[開始]ボタン[開始]ボタンをクリックすると、確認画面が表示されます。
確認画面中の[はい]ボタンをクリックすると、装置本体の出力が開始します。

GS Yuasa International Ltd.

図番 TT-5065-331 H- 46／112 -Acroware-iGYnetworkAgent

取扱説明書

5-5-2．シャットダウン制御画面
制御系メニュー画面でシャットダウン制御ボタンをクリックすると、下図の画面が表示されます。
本画面により、スケジュール機能の有効/無効切り替え、シャットダウンソフトと連動した装置本体の制御を行えます。

・出力状態
装置本体の出力状態を表示します。
・スケジュール機能
スケジュール機能の有効/無効を設定します。
デフォルト：有効・出力停止遅延時間[分]装置本体の出力を停止する際、本画面より停止命令を出してから実際に出力を停止するまでの遅延時間を設定します。この遅延時間中に装置本体に接続されている機器をシャットダウン
することになります。この値を変更して実施してもシャットダウン設定には反映されません。
デフォルト：シャットダウン設定の「③UPS 出力停止遅延時間 [分]」・[停止]ボタン[停止]ボタンをクリックすると、確認画面が表示されます。
確認画面中の[はい]ボタンをクリックすると、装置本体の出力が、設定した出力停止遅延時間を経過した後、停止します。

GS Yuasa International Ltd.

図番 TT-5065-331 H- 47／112 -Acroware-iGYnetworkAgent

取扱説明書

・休止時間[分]装置本体をシャットダウン後に再起動する際の休止時間を設定します。
デフォルト：1 分
・[再起動]ボタン[再起動]ボタンをクリックすると、確認画面が表示されます。
確認画面中の[はい]ボタンをクリックすると、装置本体の出力が、設定した出力停止遅延時間を経過後に停止し、設定した休止時間経過後、再起動します。

GS Yuasa International Ltd.

図番 TT-5065-331 H- 48／112 -Acroware-iGYnetworkAgent

取扱説明書

5-5-3．バッテリテスト画面
制御系メニュー画面でバッテリテストボタンをクリックすると、下図の画面が表示されます。
本画面により、装置本体のバッテリテストを行えます。バッテリテスト時間のデフォルト値は 10 秒です
が、任意の時間(単位：分)に設定することが可能です。また、テストを途中で中断することも可能です。
バッテリテストが終了すると、最終バッテリテスト結果欄に結果が表示されます。

・バッテリ状態
装置本体のバッテリ状態を表示します。
・最終バッテリテスト日時
装置本体の最終バッテリテスト日時を表示します。
・最終バッテリテスト結果
装置本体の最終バッテリテスト結果を表示します。
・テスト時間(10 秒)
バッテリテストを 10 秒間実施する際に選択します。
・テスト時間を指定する
バッテリテストを任意の時間(単位：分)に設定して実施する際に選択します。
・バッテリテスト時間[分]
バッテリテスト時間を設定します。
デフォルト：1 分＊UPS 機種によりバッテリテスト時間[分]を２分以上指定した場合でも 1 分で実施されます。

GS Yuasa International Ltd.

図番 TT-5065-331 H- 49／112 -Acroware-iGYnetworkAgent

取扱説明書

・テストを中断する
実行中のバッテリテストを中断する際に選択します。
・[テスト実行]ボタン[テスト実行]ボタンをクリックすると、確認画面が表示されます。
確認画面中の[はい]ボタンをクリックすると、上記で選択した動作を行います。

GS Yuasa International Ltd.

図番 TT-5065-331 H- 50／112 -Acroware-iGYnetworkAgent

取扱説明書

5-5-4．リモート制御コマンドテスト画面
制御系メニュー画面でリモート制御コマンドテストボタンをクリックすると、下図の画面が表示されます。
本画面で、設定したすべてのサーバへのコマンドテストと各結果の確認が行えます。
テスト実行ボタンにより設定したすべてのサーバに対してリモート制御コマンドテストを行います。
また、テスト結果をサーバごとに確認することができます。

・種類
リモート制御の種類を表示します。
・接続サーバ
接続サーバの IP アドレスを表示します。
・機器名／補足
機器名／補足を表示します。
・[テスト実行]ボタン[テスト実行]ボタンをクリックすると、確認画面が表示されます。
確認画面中の[はい]ボタンをクリックすると、テストを行います。
・[結果]ボタン[結果]ボタンをクリックすると、テスト結果が表示されます。
処理中に結果ボタンを押した場合、結果画面に「Log file is not found.」と表示されます。
その場合は、更新ボタンを押してください。

GS Yuasa International Ltd.

図番 TT-5065-331 H- 51／112 -Acroware-iGYnetworkAgent

取扱説明書

5-6．設定管理系メニュー画面
ホーム画面で設定管理系メニューボタンをクリックすると、下図の画面が表示されます。
シャットダウン設定、冗長 UPS 設定、リモート制御コマンド設定、接続機器情報登録、スケジュール設
定、メール設定、SNMP 設定、時計設定、ユーザ登録、ネットワーク設定、メンテナンスを行うことができます。

GS Yuasa International Ltd.

図番 TT-5065-331 H- 52／112 -Acroware-iGYnetworkAgent

取扱説明書

5-6-1．シャットダウン設定画面
設定管理系メニュー画面でシャットダウン設定ボタンをクリックすると、下図の画面が表示されます。
本画面でシャットダウンの設定を行えます。
シャットダウンと UPS 出力停止の選択状況により、画面が変化します。
下図はシャットダウンと UPS 出力停止を無効に設定した場合です。

・シャットダウンと UPS 出力停止
無効、シャットダウンのみ、有効から選択します。
無効を選択すると、停電発生した際にシャットダウンと UPS 出力停止機能が無効になります。
シャットダウンのみを選択すると、停電発生した際に装置本体に接続されている機器のシャット
ダウンを確定するまでの時間とシャットダウンソフトとの連携を行えます。
有効を選択すると、停電発生した際に装置本体に接続されている機器のシャットダウンを確定するまでの時間、シャットダウン確定後に装置本体出力停止までの遅延時間、装置本体の出力が再起動するまでの停止時間とシャットダウンソフトとの連携を行えます。
デフォルト：無効

GS Yuasa International Ltd.

図番 TT-5065-331 H- 53／112 -Acroware-iGYnetworkAgent

取扱説明書

・①入力電源異常確認時間[秒]入力電源異常確認時間を設定します。
シャットダウンと UPS 出力停止をシャットダウンのみ、または、有効を選択した場合に設定できます。
停電発生から本時間を経過した後、装置本体に接続されている機器のシャットダウンが確定します。
本動作の前に、ローバッテリ発生後にローバッテリ確認時間が経過した場合は、そのタイミング
でシャットダウンが確定します。
デフォルト：60 秒
・②ローバッテリ確認時間[秒]
ローバッテリ確認時間を設定します。
シャットダウンと UPS 出力停止をシャットダウンのみ、または、有効を選択した場合に設定できます。
ローバッテリが発生し、本時間を経過した後、装置本体に接続されている機器のシャットダウン
が確定します。
本動作の前に、停電発生から入力電源異常確認時間が経過した場合、そのタイミングでシャッ
トダウンが確定します。
デフォルト：0 秒
・③UPS 出力停止遅延時間[分]
シャットダウンと UPS 出力停止を有効に選択した場合に設定できます。
装置本体に接続されている機器のシャットダウン確定後、装置本体の出力が停止するまでの時間を設定します。
デフォルト:4 分
・復電時自動起動
シャットダウンと UPS 出力停止を有効に選択した場合に設定できます。
復電時に装置本体の出力を自動起動する場合、「有効」を選択し、自動起動しない場合、「無効」を選択します。
デフォルト：有効・復電後、出力開始遅延時間
シャットダウンと UPS 出力停止を有効、復帰時自動起動を有効に選択した場合に設定できます。
復電時に装置本体の出力を開始するまでの遅延時間を設ける場合、「有効」を選択し、遅延時間を設けない場合、「無効」を選択します。
デフォルト：無効

GS Yuasa International Ltd.

図番 TT-5065-331 H- 54／112 -Acroware-iGYnetworkAgent

取扱説明書

・④UPS 再起動までの停止時間[分]
シャットダウンと UPS 出力停止を有効、復帰時自動起動を有効に選択した場合に設定できます。
装置本体の出力が停止してから再起動するまでの時間を設定できます。
デフォルト：1 分
・⑤復電後、出力開始遅延時間[分]
シャットダウンと UPS 出力停止を有効、復帰時自動起動を有効、復電後、出力開始遅延時間を有効に選択した場合に設定できます。
装置本体の出力停止後に復電が発生した場合、復電時刻を起点に本時間が経過すると装置本体の出力を開始します。
デフォルト：1 分
・UPS 出力連動
複数 UPS の出力開始を連動させる場合に[有効]、連動させない場合に[無効]を選択します。
有効に設定した場合、対象となる UPS の IP アドレスを本項目の右側の欄に入力します。
デフォルト：無効
例えば、UPS1 と UPS2 があり、UPS1 の出力開始から一定時間経過後に UPS2 の出力を開始する場合、UPS1 に接続されているカードは UPS 出力連動を無効及び、IP アドレス欄を空欄の状態（デフォルト）、UPS2 に接続されているカードは UPS 出力連動を有効、IP アドレス欄に
UPS1 に接続されているカードの IP アドレスを入力する。
・[設定]ボタン[設定]ボタンをクリックすると、確認画面が表示されます。
確認画面中の[はい]ボタンをクリックすると、上記入力内容が設定されます。
＊本操作が完了するまで、各入力内容は本カードに設定されません。

GS Yuasa International Ltd.

図番 TT-5065-331 H- 55／112 -Acroware-iGYnetworkAgent

取扱説明書

シャットダウンと UPS 出力停止をシャットダウンのみに設定した場合の画面を下図に示します。

GS Yuasa International Ltd.

図番 TT-5065-331 H- 56／112 -Acroware-iGYnetworkAgent

取扱説明書

シャットダウンと UPS 出力停止を有効、復電時自動起動を無効に設定した場合の画面を下図に示します。

GS Yuasa International Ltd.

図番 TT-5065-331 H- 57／112 -Acroware-iGYnetworkAgent

取扱説明書

シャットダウンと UPS 出力停止を有効、復電時自動起動を有効、復電後、出力開始遅延時間を無効に設定した場合の画面を下図に示します。

GS Yuasa International Ltd.

図番 TT-5065-331 H- 58／112 -Acroware-iGYnetworkAgent

取扱説明書

シャットダウンと UPS 出力停止を有効、復電時自動起動を有効、復電後、出力開始遅延時間を有効、UPS 出力連動を無効に設定した場合の画面を下図に示します。

GS Yuasa International Ltd.

図番 TT-5065-331 H- 59／112 -Acroware-iGYnetworkAgent

取扱説明書

シャットダウンと UPS 出力停止を有効、復電時自動起動を有効、復電後、出力開始遅延時間を有効、UPS 出力連動を有効に設定した場合の画面を下図に示します。UPS 出力連動の対象となるカードの IP
アドレスが 192.168.8.235 の場合の例です。

GS Yuasa International Ltd.

図番 TT-5065-331 H- 60／112 -Acroware-iGYnetworkAgent

取扱説明書

5-6-2．冗長 UPS 設定画面
設定管理系メニュー画面で冗長 UPS 設定ボタンをクリックすると、下図の画面が表示されます。
本画面で UPS2 台の冗長化設定を行えます。冗長化電源管理する場合は、UPS2 台ともに設定する必要が有ります。
リモート制御コマンド設定により冗長化電源機器を冗長化シャットダウンさせる場合は、必ずこの画面で冗長ＵＰＳ設定機能を有効にしてください。

・冗長 UPS 設定機能
冗長 UPS 設定機能の無効/マスタ/スレーブを設定します。
冗長設定する場合は、2 台の内、1 台を「マスタ」、1 台を「スレーブ」で設定してください。
デフォルト：無効・冗長連携 UPS
冗長連携を行う相手側 UPS の IP アドレスを設定します。
・[設定]ボタン[設定]ボタンをクリックすると、確認画面が表示されます。
確認画面中の[はい]ボタンをクリックすると、上記入力内容が設定されます。
＊本操作が完了するまで、各入力内容は本カードに設定されません。

GS Yuasa International Ltd.

図番 TT-5065-331 H- 61／112 -Acroware-iGYnetworkAgent

取扱説明書

5-6-3．リモート制御コマンド設定画面
設定管理系メニュー画面でリモート制御コマンド設定ボタンをクリックすると、下図の画面が表示されます。
本画面でリモート制御コマンド設定を行えます。
停電などの本体装置シャットダウン前や起動時に対象サーバにリモート接続しコマンド実行することが出来ます。
設定の際には、接続先を追加の左横のプラスボタンをクリックします。

GS Yuasa International Ltd.

図番 TT-5065-331 H- 62／112 -Acroware-iGYnetworkAgent

取扱説明書

接続先を追加の左横のプラスボタンをクリックすると、下図の画面が表示されます。

・リモート制御機能
リモート制御機能の有効/無効を設定します。
デフォルト：無効・リモート制御方式セレクトボックス
リモート制御機能の方式を設定します。SSH または Telnet から選択できます。
デフォルト：SSH
・冗長化電源
冗長化電源で管理する場合にチェックします。
冗長化電源で管理する場合は、冗長 UPS 設定画面で冗長 UPS 設定機能を有効にする必要があります。
・接続サーバ
リモート接続し、シャットダウンさせるサーバの IP アドレスを設定します。
・補足
補足を設定します。日本語入力可能。
・ログインユーザ名
リモート接続する際のログインユーザ名を設定します。
・ログインパスワード
リモート接続する際のログインパスワードを設定します。

GS Yuasa International Ltd.

図番 TT-5065-331 H- 63／112 -Acroware-iGYnetworkAgent

取扱説明書

・スーパーユーザパスワード
リモート接続する際のスーパーユーザパスワードを設定します。
・接続ポート番号
リモート接続する際の接続ポート番号を設定します。
デフォルト：22 (Telnet を選択の場合、23)
・認証方式
リモート接続する際の認証方式を設定します。
「Password」、「RSA(SSH ver1)」、「RSA(SSH ver2)」、「DSA(SSH ver2)」から選択できます。
デフォルト：Password
・シャットダウン時コマンド
装置本体がシャットダウンする際、対象サーバにリモート接続し実行するコマンドを設定します。
設定する際の構文を後述のコマンドの構文一覧及び、コマンドの構文一覧の補足に示します。
・遅延時間(シャットダウン時コマンド欄左横)
装置本体がシャットダウンする際、シャットダウン確定からシャットダウン時コマンドで設定したコマンドが完了するまでの遅延時間を設定します。
デフォルト：0 秒
・起動時コマンド装置本体が起動する際、対象サーバにリモート接続し実行するコマンドを設定します。
・遅延時間(起動時コマンド欄左横)
装置本体が起動してから対象サーバにリモート接続し起動時コマンドで設定したコマンドが完了するまでの遅延時間を設定します。
デフォルト：60 秒
・[設定]ボタン[設定]ボタンをクリックすると、確認画面が表示されます。
確認画面中の[はい]ボタンをクリックすると、上記入力内容が設定されます。
＊本操作が完了するまで、各入力内容は本カードに設定されません。

・[削除]ボタン[削除]ボタンをクリックすると、確認画面が表示されます。
確認画面中の[はい]ボタンをクリックすると、設定した内容が削除されます。
・[テスト]ボタン(シャットダウン時コマンド欄右横)[テスト]ボタンをクリックすると、確認画面が表示されます。
確認画面中の[はい]ボタンをクリックすると、シャットダウン時コマンド欄に入力した内容のテス
トを行います。

GS Yuasa International Ltd.

図番 TT-5065-331 H- 64／112 -Acroware-iGYnetworkAgent

取扱説明書

・[結果]ボタン(シャットダウン時コマンド欄右横)
シャットダウン時コマンド欄に入力した内容のテストを行った結果を表示します。
・[テスト]ボタン(起動時コマンド欄右横)[テスト]ボタンをクリックすると、確認画面が表示されます。
確認画面中の[はい]ボタンをクリックすると、起動時コマンド欄に入力した内容のテストを行います。
・[結果]ボタン(起動時コマンド欄右横)
起動時コマンド欄に入力した内容のテストを行った結果を表示します。
コマンド設定の注意事項：
１． コマンドの設定は、「コマンドの構文一覧」、「コマンドの構文一覧の補足」及び、「コマンドご使用の場合の設定例」を参考の上、コマンド設定してください。
２．Telnet 接続をご使用の場合、「コマンドご使用の場合の設定例」を参考の上、コマンド設定
してください。
３． 文字コードが EUC のサーバ（Solaris など）で SSH をご利用になる場合、Internet Explorer（UTF-8）で正常に処理できない場合があります。その場合は、コマンド設定の最初の行に、以下を追加し英語モードにする必要があります。
LANG=C
４． コマンドの設定は、32 行まで設定可能です。33 行以降に設定したコマンドは実行されません。

GS Yuasa International Ltd.

図番 TT-5065-331 H- 65／112 -Acroware-iGYnetworkAgent

取扱説明書

シャットダウン時コマンド欄、起動時コマンド欄に入力する構文を下記に示します。
□はスペースを表します。
●コマンドの構文一覧
コマンドの構文

備考

COMMAND□指定文字列

サーバへ指定文字列を送信します。

WAIT□指定時間

指定時間[秒]待ちます。

WAITR□指定時間□指定文字列

指定文字列を指定時間[秒]待ち、
指定文字列を受信した時、WAITRESULT（変数）に OK をセットし、指定時間経過前でも次の処理へ移行します。
指定時間経過しても指定文字列を受信できなかった時は
WAITRESULT（変数）に NG をセットします。

SETVAR□変数名□値「変数」に「値」をセットします。

FOR□指定回数

ENDFOR までの処理を指定回数繰り返します。

ENDFORFOR の終了地点です。

BREAK

FOR 文を抜けます。

CONTINUE

FOR 文内の残りの処理をスキップします。

IF□条件文

条件文に合う場合、ELSEIF または ENDIF までの処理を実行します。

ELSEIF□条件文

ELSEIF の条件文に合う場合、ELSEIF または ENDIF までの処理を実行します。

ELSE

IF や ELSEIF の条件を満たさなかった場合に、ELSE から ENDIF までの処理を実行します。

ENDIF

IF の終了地点です。

EXIT

シェルの終了地点です。

GS Yuasa International Ltd.

図番 TT-5065-331 H- 66／112 -Acroware-iGYnetworkAgent

取扱説明書

構文の補足説明を下記に示します。
●コマンドの構文一覧の補足
コマンドの構文

備考[指定文字列]ASCII コード 0x20～0x91、0x93～0x7E は、そのまま使用可能です。
「\」（0x92）をエスケープシーケンスとし、「\\」と 2 つ並べると「\」0x92 として扱います。
\○○で○○が 16 進数文字列（0～F）の場合、○○を 1byte の ASCII コードに変換します。
○○が 16 進数文字列以外の場合、\のみ無視します。
\\ → \\12 → 0x12
\1F → 0x1F
\1G → 1G
\A → A[条件文]

条件文の構成は、[変数][比較演算子][比較値]の構成です。
比較演算子の両側にスペースやタブは入れてはいけません。

[変数]

変数は、下記、9 種類とします。

SSHUSERID

本カードの WEB 画面で設定したユーザ ID が自動的にセットされます。

SSHPASSWD

本カードの WEB 画面で設定したパスワードが自動的にセットされます。

SUPERPASSWD

本カードの WEB 画面で設定したスーパーパスワードが自動的にセットされます。

USERVAR01
USERVAR02：
USERVAR05

ユーザが自由に使用できる変数です。

[比較演算子]

比較演算子は、下記、6 種類とします。

[変数]==[比較値]

変数が比較値（行末までの文字列）と等しいことを表します。

[変数]!=[比較値]

変数と比較値（行末までの文字列）が等しくないことを表します。

[変数]>[比較値]

変数が比較値（数値）より大きいことを表します。
比較値が数値ではない場合、その行は無効（コメント）と判断します。

[変数]<[比較値]

変数が比較値（数値）より小さいことを表します。
比較値が数値ではない場合、その行は無効（コメント）と判断します。

[変数]>=[比較値]

変数が比較値（数値）以上であることを表します。
比較値が数値ではない場合、その行は無効（コメント）と判断します。

[変数]<=[比較値]

変数が比較値（数値）以下であることを表します。
比較値が数値ではない場合、その行は無効（コメント）と判断します。

GS Yuasa International Ltd.

図番 TT-5065-331 H- 67／112 -Acroware-iGYnetworkAgent

取扱説明書●コマンド設定の例（以下例は、Redｈat の場合のコマンド例です）
内容例【シャットダウンコマンド設定例】
コマンド設定前に必ず WAITR でプロンプトを待つ必要があります。
コマンド後も WAITR でプロンプトを待って EXITを入れてください。
もし WAITR を入れない場合、コマンドの実行が出来ない場合があります。
【Telnet ご使用の場合の設定例】
ログインパスワード、スーパーパスワードは、コ
マンド内で例のように設定する必要があります。

WAITR 10 #COMMAND /sbin/shutdown -h now
WAITR 10 #EXIT

WAITR 5 assword:
COMMAND SSHPASSWD
WAITR 10 $COMMAND su WAITR 10 :COMMAND SUPERPASSWD
WAITR 10 #COMMAND /sbin/shutdown -h now
WAITR 10 #EXIT

GS Yuasa International Ltd.

図番 TT-5065-331 H- 68／112 -Acroware-iGYnetworkAgent

取扱説明書

5-6-4．接続機器情報登録画面
設定管理系メニュー画面で接続機器情報登録ボタンをクリックすると、下図の画面が表示されます。
本画面で接続機器情報の登録を行えます。
登録した内容は、5-4-4.接続機器リスト画面における手動登録機器リストから確認できます。

・接続機器
接続機器の名称を設定します。
・説明
接続機器の説明を設定します。
・[設定]ボタン[設定]ボタンをクリックすると、確認画面が表示されます。
確認画面中の[はい]ボタンをクリックすると、上記入力内容が設定されます。
＊本操作が完了するまで、各入力内容は本カードに設定されません。

GS Yuasa International Ltd.

図番 TT-5065-331 H- 69／112 -Acroware-iGYnetworkAgent

取扱説明書

5-6-5．スケジュール設定画面
設定管理系メニュー画面でスケジュール設定ボタンをクリックすると、下図の画面が表示されます。
本画面で装置本体出力のスケジュール設定を行えます。
スケジュールは最大 32 件登録できます。

・開始/終了
設定するスケジュールの装置本体の出力状態を設定します。
「無効」、「開始」、「終了」の 3 種類から選択できます。
無効はスケジュールなしを表します。
開始は装置本体の出力を起動することを表します。
終了は装置本体の出力を停止することを表します。
デフォルト：無効・実施日設定するスケジュールの年月日を設定します。
8 文字で設定します(年 4 文字、月 2 文字、日 2 文字)。
空き領域には 0 を挿入する必要があります。
年と月の間、月と日の間へ/を挿入し、10 文字で指定することも可能です。
例えば、2017 年 5 月 1 日は 20170501 または、2017/05/01 と設定します。

GS Yuasa International Ltd.

図番 TT-5065-331 H- 70／112 -Acroware-iGYnetworkAgent

取扱説明書

・時刻
設定するスケジュールの時刻を設定します。
4 文字で設定します(時 2 桁、分 2 桁)。
秒は設定しません。
空き領域には 0 を指定する必要があります。
時と分の間に:を挿入し、5 文字で指定することも可能です。
例えば、午前 1 時は 0100 または、01:00 と設定します。
・スケジュール機能
スケジュール機能の有効/無効を設定します。
デフォルト：有効・停止予告通知[分]スケジュールを終了として設定した場合、予告通知をスケジュール時刻の何分前に実施するかを設定します。
デフォルト：10 分
・UPS 出力停止遅延時間[分]
スケジュールを終了として設定した場合、スケジュール時刻に達してから装置本体の出力が停止するまでの時間を設定します。
デフォルト：4 分
・[設定]ボタン[設定]ボタンをクリックすると、確認画面が表示されます。
確認画面中の[はい]ボタンをクリックすると、上記入力内容が設定されます。
＊本操作が完了するまで、各入力内容は本カードに設定されません。

GS Yuasa International Ltd.

図番 TT-5065-331 H- 71／112 -Acroware-iGYnetworkAgent

取扱説明書

5-6-6．メール設定画面
設定管理系メニュー画面でメール設定ボタンをクリックすると、下図の画面が表示されます。
本画面でメールの設定を行います。
メールの内容、イベントレベルについては、「5-4-2．イベントログ画面 状態情報ログ一覧」を参照してください。設定したイベントレベルによりイベントが発生した際に接続先メールアドレスにメールを送信します。

・メール機能メール機能の有効/無効を設定します。
デフォルト： 無効・メールサーバ
メールサーバの IP アドレスまたはホスト名を設定します。
・認証方式「なし」、「SMTP Auth」、「SMTP over SSL」の 3 種類から選択できます。
デフォルト：なし
・接続ポート番号
メールのポート番号を設定します。
デフォルト： 25
・ユーザアカウント
ユーザアカウントを設定します。
・ユーザパスワード
ユーザパスワードを設定します。

GS Yuasa International Ltd.

図番 TT-5065-331 H- 72／112 -Acroware-iGYnetworkAgent

取扱説明書

・送信元のメールアドレス
イベント発生時に送信するメールの送信元アドレスを設定します。
・メールの件名(*1)
イベント発生時に送信するメールの件名を設定します。
・送信先メールアドレス
イベント発生時に送信するメールの送信先アドレスを設定します。
・メモ(*1)
送信先メールアドレスに対するメモを設定します。空欄でも構いません。
・イベントレベル
メールを送信するイベントのレベルを「情報」、「注意」、「警告」から選択します。
「情報」を選択した場合は、イベントレベルが情報、注意、警告すべてが対象です。
「注意」を選択した場合は、イベントレベルが注意、警告のものが対象です。
「警告」を選択した場合は、イベントレベルが警告のものが対象です。
デフォルト：情報
・[設定]ボタン[設定]ボタンをクリックすると、確認画面が表示されます。
確認画面中の[はい]ボタンをクリックすると、上記入力内容が反映されます。
＊本操作が完了するまで、各入力内容は本カードに設定されません。

・[テスト]ボタン： 設定された送信先メールアドレスに対してテストメールを送信します。
クリックすると、次ページの図のようなテストメール送信画面が表示されます。
*1:日本語入力可能

GS Yuasa International Ltd.

図番 TT-5065-331 H- 73／112 -Acroware-iGYnetworkAgent

取扱説明書＜テストメール送信画面＞

登録されたメールアドレス毎にテストメールの送信テストが可能です。

GS Yuasa International Ltd.

図番 TT-5065-331 H- 74／112 -Acroware-iGYnetworkAgent

取扱説明書

5-6-7．SNMP 設定画面
設定管理系メニュー画面で SNMP 設定ボタンをクリックすると、下図の画面が表示されます。
本画面で本カードの SNMP 機能設定、トラップ送信先設定を行います。
トラップの内容、トラップレベルについては、「6-1-4．トラップ項目」を参照してください。設定したイベン
トレベルによりイベントが発生した際にトラップ送信先にトラップを送信します。
・以下、v1 または、v2C 設定時の画面

スクロールバースクロールバー

GS Yuasa International Ltd.

図番 TT-5065-331 H- 75／112 -Acroware-iGYnetworkAgent

取扱説明書

・バージョンセレクトボックス
SNMP のバージョンを選択します。「ｖ1」、「v2c」、「v3」から選択できます。
デフォルト：「v2c」
・SysName
本カードに設定する SNMP の SysName(機器名称)を入力します。
デフォルト： localhost
・SysLocation
本カードに設定する SNMP の SysLocation(設置場所)を入力します。
デフォルト： Unknown
・SysContact
本カードに設定する SNMP の SysContact(管理者名)を入力します。
デフォルト： root@localhost[エージェント]・GET/SET 機能
SNMP エージェントの有効/無効を設定します。
デフォルト：無効・GET コミュニティ名
SNMP の GET コマンドを受け付けるコミュニティ名を入力します。
デフォルト： public
・SET コミュニティ名
SNMP の SET コマンドを受け付けるコミュニティ名を入力します。
デフォルト： private・アクセス制御/アクセス権
GET/SET を行う IP アドレス及び、アクセス権（「Read / Write」、「Read Only」）、有効/無効を設定します。（最大 6 件）
デフォルト：「Read / Write」（設定例）
IP アドレス

アクセス権

有効/無効

192.168.8.10

Read Only

有効192.168.8.11

Read / Write

有効192.168.8.13

Read / Write

無効

0.0.0.0

Read / Write有効

GS Yuasa International Ltd.

アクセス権
設定した IP アドレスからのRead のみ可能。
設定した IP アドレスからのRead / Write が可能。
設定した IP アドレスからのアクセス不可。
全ての IP アドレスからのRead / Write が可能。

図番 TT-5065-331 H- 76／112 -Acroware-iGYnetworkAgent

取扱説明書[トラップ送信]・トラップ送信SNMP トラップ機能の有効/無効を設定します。
デフォルト： 無効
・MIB セレクトボックス
SNMP MIB を選択します。
「ups-mib」と「jema-mib」から選択できます。
デフォルト： ups-mib
・トラップコミュニティ名
SNMP の TRAP パケットに設定するコミュニティ名を入力します。
デフォルト： public・トラップ送信先
SNMP のトラップの送信先(IP アドレス)を入力します。 (最大 6 件)
・イベントレベル
トラップを送信するイベントレベルを「情報」、「注意」、「警告」から選択します。
「情報」を選択した場合は、イベントレベルが情報、注意、警告すべてが対象です。
「注意」を選択した場合は、イベントレベルが注意、警告のものが対象です。
「警告」を選択した場合は、イベントレベルが警告のものが対象です。
・[設定]ボタン[設定]ボタンをクリックすると、確認画面が表示されます。
確認画面中の[はい]ボタンをクリックすると、上記入力内容が設定されます。
＊本操作が完了するまで、各入力内容は本カードに設定されません。

・[テスト]ボタン[テスト]ボタンタンをクリックすると、以下のトラップを SNMP のトラップの送信先に送信します。
ups-mib：upsTrapAlarmEntryAdded (1.3.6.1.2.1.33.2.3)
jema-mib：jemaUpsTrapFatalFault(1.3.6.1.4.1.4550.1.2.14)

GS Yuasa International Ltd.

図番 TT-5065-331 H- 77／112 -Acroware-iGYnetworkAgent

取扱説明書

・以下、v3 設定時の画面
スクロールバー

GS Yuasa International Ltd.

図番 TT-5065-331 H- 78／112 -Acroware-iGYnetworkAgent

取扱説明書[エージェント]・GET/SET 機能
v1、v2ｃと同様。
[トラップ送信]・トラップ送信v1、v2ｃと同様。
・MIB セレクトボックス
v1、v2ｃと同様。
・イベントレベル
v1、v2ｃと同様。
・ユーザ名
v3 ユーザで設定したユーザ名を設定します。
[v3 ユーザ]・v3 Engine ID
SNMP エンジンを識別するためのユニークな v3 Engine ID が表示されます。
・ユーザ名とアクセス権
エージェントに接続する v3 ユーザ名及び、アクセス権を設定します。（最大 4 件）
アクセス権につきましては v1、v2ｃと同様。
・認証パスワードと認証方式
認証パスワードの設定と認証方式を選択します。
認証方式：「HMAC-MD5」、「HMAC-SHA」
デフォルト：「HMAC-MD5」
・暗号化パスワードと暗号化方式
暗号化パスワードの設定と暗号化方式を選択します。
暗号化方式：「DES」、「AES」
デフォルト：「DES」
・セキュリティレベル
セキュリティレベルを選択します。
「認証及び暗号なし」、「認証のみ」、「認証及び暗号あり」
デフォルト：「認証及び暗号なし」
・[設定]ボタン[設定]ボタンをクリックすると、確認画面が表示されます。
確認画面中の[はい]ボタンをクリックすると、上記入力内容が設定されます。
＊本操作が完了するまで、各入力内容は本カードに設定されません。

GS Yuasa International Ltd.

図番 TT-5065-331 H- 79／112 -Acroware-iGYnetworkAgent

取扱説明書

5-6-8．時計設定画面
設定管理系メニュー画面で時計設定ボタンをクリックすると、下図の画面が表示されます。
本画面で本カードの時計設定を行えます。設定方法は 3 種類から選択できます。
※本カードは、リアルタイムクロックを実装しておりますが、ご使用環境や経年により時刻のズレが発生
し、月に１分程の誤差が生じる場合があります。 そのため、定期的な時刻設定、又は NTP サーバと自動同期されることを推奨しております。
また、本カードの時刻は、1 回/日と時刻設定されたタイミングで装置本体の時刻表示に反映されます。

・現在のローカルコンピュータ時刻に同期
パソコンの日時を本カードに設定します。
・直接日付・時刻を設定する
入力された日時を本カードに設定します。
・ネットワークカードと NTP サーバを自動同期する
自動同期を有効にした場合、毎日１回、自動同期時刻で設定した時刻に、NTP サーバに接続し、本カードのシステム時刻を同期します。

GS Yuasa International Ltd.

図番 TT-5065-331 H- 80／112 -Acroware-iGYnetworkAgent

取扱説明書

・[設定]ボタン
現在のローカルコンピュータ時刻に同期、又は、直接日付・時刻を設定、又は、ネットワークカー
ドと NTP サーバを自動同期するのうち、選択されている時刻設定を実施します。
[設定]ボタンをクリックすると、確認画面が表示されます。
確認画面中の[はい]ボタンをクリックすると、上記入力内容が設定されます。
＊本操作が完了するまで、各入力内容は本カードに設定されません。

GS Yuasa International Ltd.

図番 TT-5065-331 H- 81／112 -Acroware-iGYnetworkAgent

取扱説明書

5-6-9．ユーザ登録画面
設定管理系メニュー画面でユーザ登録ボタンをクリックすると、下図の画面が表示されます。
本画面で本カードにログインする管理者とゲストユーザ（一般ユーザ）のユーザ ID とパスワードを設定します。
管理者は、すべての画面にアクセスできますが、ゲストユーザは、表示系の画面のみアクセス可能です。

・管理者ユーザ ID： admin（固定値）
管理者のユーザ ID を表示します。
・管理者パスワードを変更する
管理者パスワードを変更する場合、チェックを入れます。
・管理者パスワード（既存）
現在設定されている管理者のパスワードを入力します。
デフォルト： admin
・変更するパスワード
管理者の新しいパスワードを入力します。
・変更するパスワード（再入力）
管理者の新しいパスワードを再入力します。

GS Yuasa International Ltd.

図番 TT-5065-331 H- 82／112 -Acroware-iGYnetworkAgent

取扱説明書

・ゲストユーザ
ゲストユーザの有効/無効を設定します。
ゲストユーザ ID を有効にした場合、ログアウト後に Web にアクセスするとユーザ ID とパスワードの入力を求められるようになります。
ホーム画面及び表示系画面の確認について、無効設定時は、ログイン不要ですが、ゲストユ―ザ有効設定時は管理者またはゲストでのログインが必要になります。
デフォルト： 無効・ゲストユーザ ID： guest
ゲストのユーザ ID を表示します。
・ゲストパスワードを変更する
ゲストパスワードを変更する場合、チェックを入れます。
・ゲストパスワード（既存）
現在設定されているゲストのパスワードを入力します。
デフォルト： guest
・変更するパスワード
ゲストの新しいパスワードを入力します。
・変更するパスワード（再入力）
ゲストの新しいパスワードを再入力します。
●自動ログオフ機能（ログインタイムアウト）
ゲストユーザが有効に設定されている時、ログイン後、下記の仕様で自動ログオフされます。
＊下表の各ログオフ、タイムアウト時間は固定値です。
画面の種類

ゲストユーザ（一般ユーザ）

表示系画面（自動更新有り）

ログイン後アクセス可（*1）

エンドレス接続 （*2）

表示系画面（自動更新無し）

ログイン後アクセス可（*1）

10 分タイムアウト （*3）

制御系画面及び設定管理系画面

管理者
ログイン後アクセス可
1 時間後強制ログオフ（*4）
ログイン後アクセス可
1 時間後強制ログオフ

アクセス不可（*3）（*4）（*1） 表示系画面： 表示系画面は、ゲストユーザ無効の時、常時接続可能です。
（*2） エンドレス接続： 画面の自動更新により、ログイン状態がキープされます。
（*3） 10 分タイムアウト： 操作しなくなってから 10 分で強制タイムアウトします。
（*4） 1 時間後強制ログオフ： ログインしてから 1 時間で強制タイムアウトします。
継続してアクセスしていても、ログイン時点から 1 時間経過すれば強制ログオフされます。

GS Yuasa International Ltd.

図番 TT-5065-331 H- 83／112 -Acroware-iGYnetworkAgent

取扱説明書

5-6-10．ネットワーク設定画面
設定管理系メニュー画面でネットワーク設定ボタンをクリックすると、下図のネットワーク設定画面が表示されます。
本画面で IPv4、IPv6、その他の拡張機能、WEB アクセス制御の設定を行えます。

GS Yuasa International Ltd.

図番 TT-5065-331 H- 84／112 -Acroware-iGYnetworkAgent
①

取扱説明書

IPv4
ネットワーク設定画面で IPv4 ボタンをクリックすると、下図の画面が表示されます。
本画面で DHCP 機能の有効/無効切り替え、IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、

DNS アドレスの設定を行えます。

・MAC アドレス
本カードの MAC アドレスを表示します。
・DHCP 機能
DHCP 機能の有効/無効を設定します。
デフォルト：無効・IP アドレス（IPv4）
本カードに設定する IPv4 アドレスを入力します。
・サブネットマスク（IPv4）
本カードに設定するサブネットマスクを入力します。
・デフォルトゲートウェイ
本カードに設定するデフォルトゲートウェイのアドレスを入力します。
・DNS アドレス
本カードに設定する DNS アドレスを入力します。

GS Yuasa International Ltd.

図番 TT-5065-331 H- 85／112 -Acroware-iGYnetworkAgent

取扱説明書

・[設定]ボタン[設定]ボタンをクリックすると、確認画面が表示されます。
確認画面中の[はい]ボタンをクリックすると、上記入力内容が設定されます。
＊本操作が完了するまで、各入力内容は本カードに設定されません。

※ネットワークの設定を変更した場合、本カードは自動的に再起動するため、
WEB ブラウザで継続して制御系または設定管理系の作業を行う場合、再ログインが必要です。

GS Yuasa International Ltd.

図番 TT-5065-331 H- 86／112 -Acroware-iGYnetworkAgent

取扱説明書② IPv6
ネットワーク設定画面で IPv6 ボタンをクリックすると、下図の画面が表示されます。
本画面で IPv6 機能の有効/無効切り替え、IPv6 アドレス自動設定の有効/無効切り替え、IPV6 設定
アドレス、IPv6 プレフィックス長、IPv6 ルータアドレスの設定を行えます。

・IPv6 機能IPv6 機能の有効/無効を設定します。
デフォルト： 無効
・IPv6 アドレス自動設定
IPv6 アドレス自動設定機能の有効/無効を設定します。
デフォルト： 無効
・IPv6 リンクローカルアドレス
本カードの IPv6 リンクローカルアドレスを表示します。
・IPv6 グローバルアドレス
本カードの IPv6 グローバルアドレスを表示します。

GS Yuasa International Ltd.

図番 TT-5065-331 H- 87／112 -Acroware-iGYnetworkAgent

取扱説明書

・IPv6 設定アドレス
本カードに設定する IPv6 アドレスを入力します。
IPv6 機能が有効、IPv6 アドレス自動設定が無効の時に使用します。
本状態以外で入力した場合は本カードにアドレスが反映されません。
IPv6 リンクローカルアドレス、IPv6 グローバルアドレスのいずれか 1 種類を入力することが可能です。
・IPv6 プレフィックス長IPv6 グローバルアドレスのプレフィックス長を入力します。
・IPv6 ルータアドレス：
本カードに IPv6 グローバルアドレスを割り当てるルータのアドレスを入力します。
IPv6 機能が有効、IPv6 アドレス自動設定が無効の時に使用します。
IPv6 機能が有効、IPv6 アドレス自動設定が有効の時は設定不要です。
・[設定]ボタン[設定]ボタンをクリックすると、確認画面が表示されます。
確認画面中の[はい]ボタンをクリックすると、上記入力内容が設定されます。
＊本操作が完了するまで、各入力内容は本カードに設定されません。

※ネットワークの設定を変更した場合、本カードは自動的に再起動するため、
WEB ブラウザで継続して制御系または設定管理系の作業を行う場合、再ログインが必要です。

GS Yuasa International Ltd.

図番 TT-5065-331 H- 88／112 -Acroware-iGYnetworkAgent

取扱説明書③ 拡張設定ネットワーク設定画面で拡張設定ボタンをクリックすると、下図の画面が表示されます。
本画面では http アクセス、https アクセス、SNMP ポート番号、トラップポート番号、状態アクセス、
通信モード変更が可能です。
デフォルトでは標準的なポート番号が設定されています。
標準的なポート番号でご使用いただく場合は設定変更不要です。
また、Web アクセス方法について http アクセスまたは https アクセスのいずれかを選択できます。

・http アクセス
http アクセスのポート番号を設定します。
デフォルト： 80
・https アクセス
https アクセスのポート番号を設定します。
デフォルト： 443
・SNMP ポート番号
SNMP の SET、GET 用ポート番号を設定します。
デフォルト： 161

GS Yuasa International Ltd.

図番 TT-5065-331 H- 89／112 -Acroware-iGYnetworkAgent

取扱説明書

・トラップポート番号
SNMP トラップ送信先のポート番号を設定します。
デフォルト： 162
・状態監視アクセス
ネットワーク版シャットダウンソフトウェアとの通信ポート番号を設定します。
このポート番号を変更する場合は、ネットワーク版シャットダウンソフトウェアの設定も同じ番号に設定する必要があります。
デフォルト： 10143
・通信モードネットワーク通信速度を選択します。コンソールメニューでも設定できます。
Auto Negotiation

通信速度、全二重/半二重 自動設定
デフォルト

100M Full Duplex Only

通信速度：100 Mb
通信モード：全二重方式

100M Half Duplex Only

通信速度：100 Mb
通信モード：半二重方式

10M Full Duplex Only

通信速度：10 Mb
通信モード：全二重方式

10M Half Duplex Only

通信速度：10 Mb
通信モード：半二重方式※設定する場合は、必ずスイッチング側の通信速度に合わせる必要があります。
・[設定]ボタン[設定]ボタンをクリックすると、確認画面が表示されます。
確認画面中の[はい]ボタンをクリックすると、上記入力内容が設定されます。
＊本操作が完了するまで、各入力内容は本カードに設定されません。

※ネットワークの拡張設定を変更した場合、本カードは自動的に再起動するため、
WEB ブラウザで継続して制御系または設定管理系の作業を行う場合、再ログインが必要です。

GS Yuasa International Ltd.

図番 TT-5065-331 H- 90／112 -Acroware-iGYnetworkAgent

取扱説明書④ WEB アクセス制御
ネットワーク設定画面で WEB アクセス制御ボタンをクリックすると、下図の画面が表示されます。
本画面ではネットワークカードへの http アクセス、https アクセスを許可する設定を行えます。
WEB アクセス制御を有効にした場合、必ず IP アドレス、プレフィックスを設定する必要があります。

・WEB アクセス制御
WEB アクセス制御の有効/無効を設定します。
コンソールメニューでも設定できます。（設定間違いなど WEB アクセスできない場合）
デフォルト： 無効・IP アドレス/プレフィックス（最大 8 件）許可する IP アドレス、プレフィックスを設定します。
（設定例）

IP アドレス/プレフィックス

有効/無効

192.168.8.11/32

有効192.168.8.12/32

無効

192.168.7.0/24

有効詳細(サブネットマスク)
192.168.8.11 のみ WEB アクセス可能(255.255.255.255)
設定した内容はアクセス制御されません。
192.168.7.1～192.168.254 で WEB アクセス可能 (255.255.255.0)

GS Yuasa International Ltd.

図番 TT-5065-331 H- 91／112 -Acroware-iGYnetworkAgent

取扱説明書

・[設定]ボタン[設定]ボタンをクリックすると、確認画面が表示されます。
確認画面中の[はい]ボタンをクリックすると、上記入力内容が設定されます。
＊本操作が完了するまで、各入力内容は本カードに設定されません。

※ネットワークの拡張設定を変更した場合、本カードは自動的に再起動するため、
WEB ブラウザで継続して制御系または設定管理系の作業を行う場合、再ログインが必要です。

GS Yuasa International Ltd.

図番 TT-5065-331 H- 92／112 -Acroware-iGYnetworkAgent

取扱説明書

5-6-11．メンテナンス画面
設定管理系メニュー画面でメンテナンスボタンをクリックすると、下図の保守設定画面が表示されます。
本画面でログイン画面設定、ホーム画面表示項目設定、バッテリ管理、UPS 本体設定、SSH キー、ログのダウンロード・削除、FW アップデート、設定のインポート・エクスポート・初期化、ネットワークカードの再起動を選択できます。

GS Yuasa International Ltd.

図番 TT-5065-331 H- 93／112 -Acroware-iGYnetworkAgent

取扱説明書① ログイン画面設定
メンテナンス画面でログイン画面設定ボタンをクリックすると、下図の画面が表示されます。
ログイン画面に関する設定を行えます。

・ログイン画面を最初の設定にする
アクセス時、最初にログイン画面を表示します。無効の場合、ホーム画面を表示します。
デフォルト： 無効
・補足を画面に表示する
設定した文字列をログイン画面下部に設定した補足を表示します。
デフォルト： 無効・[設定]ボタン[設定]ボタンをクリックすると、確認画面が表示されます。
確認画面中の[はい]ボタンをクリックすると、上記入力内容が設定されます。
＊本操作が完了するまで、各入力内容は本カードに設定されません。

GS Yuasa International Ltd.

図番 TT-5065-331 H- 94／112 -Acroware-iGYnetworkAgent
②

取扱説明書

ホーム画面表示項目設定
メンテナンス画面でホーム画面表示項目設定ボタンをクリックすると、下図の画面が表示されます。
ホーム画面で表示する項目の設定を行えます。

・ホーム画面に表示する(上部)システム名をホーム画面に表示する場合に選択します。
・システム名(*1)
ホーム画面に表示するシステム名を設定します。
システム名が未入力の場合は SysName の内容がホーム画面に表示されます。
・SysName
SysName を表示します。
・ホーム画面に表示する(下部)設置場所をホーム画面に表示する場合に選択します。
・設置場所(*1)
ホーム画面に表示する設置場所を設定します。
設置場所が未入力の場合は SysLocation の内容がホーム画面に表示されます。
・SysLocation
SysLocation を表示します。

GS Yuasa International Ltd.

図番 TT-5065-331 H- 95／112 -Acroware-iGYnetworkAgent

取扱説明書

・[設定]ボタン[設定]ボタンをクリックすると、確認画面が表示されます。
確認画面中の[はい]ボタンをクリックすると、上記入力内容が設定されます。
＊本操作が完了するまで、各入力内容は本カードに設定されません。

*1:日本語入力可能。

GS Yuasa International Ltd.

図番 TT-5065-331 H- 96／112 -Acroware-iGYnetworkAgent
③

取扱説明書

バッテリ管理メンテナンス画面でバッテリ管理ボタンをクリックすると、下図の画面が表示されます。
バッテリの各設定を行えます。

・バッテリ寿命の更新
バッテリ寿命を設定します。
デフォルト：5 年(60 月)
・バッテリ寿命更新日
上記操作により、バッテリ寿命を更新した日を表示します。
・次回バッテリ交換予定日
バッテリ残寿命に基づき、次回バッテリ交換を行う必要がある年月日を表示します。
・[設定]ボタン[設定]ボタンをクリックすると、確認画面が表示されます。
確認画面中の[はい]ボタンをクリックすると、上記入力内容が設定されます。
＊本操作が完了するまで、各入力内容は本カードに設定されません。

GS Yuasa International Ltd.

図番 TT-5065-331 H- 97／112 -Acroware-iGYnetworkAgent
④

取扱説明書

UPS 本体設定
メンテナンス画面で UPS 本体設定ボタンをクリックすると、下図の画面が表示されます。
UPS 本体の設定を行えます。
赤枠で囲った部分は、ご使用の UPS 機種が Acrostar-THB または、 Acrostar-THA2 の場合にのみ表示されます。

・ブザー鳴動装置本体のブザー鳴動設定を行います。
「全ての異常と警告」を指定すると、異常や警告が発生した時ブザーが鳴り、「鳴動なし」を指定すると、ブザーが鳴らなくなります。
デフォルト：全ての異常と警告

GS Yuasa International Ltd.

図番 TT-5065-331 H- 98／112 -Acroware-iGYnetworkAgent

取扱説明書

・UPS 給電モード
UPS 給電モードを設定します。
「常時インバータ(固定)」、「常時インバータ(自動切替)」から選択できます。
「常時インバータ(固定)」：常時、装置本体がインバータ給電になります。
「常時インバータ(自動切替)」：UPS は、通常インバータ給電で動作します。"バイパス切替
条件時間"の条件が成立すると、バイパス給電に移行し運転を継続します。また、バイパス給電移行後、"インバータ切替条件時間(時間)"及び"インバータ切替条件回数"の条件が成立した段階で、再度、インバータ給電に戻り運転を継続します。
デフォルト：常時インバータ(固定)・バイパス切替条件時間[時間]バイパス切替条件時間を装置本体に設定します。インバータ給電の時に、本時間の間に一度も停電が発生しなかった場合にパイパス運転に切り替えます。
デフォルト：装置側取得値＊本条件は、UPS 給電モードが"常時インバータ(自動切替)"に設定されている場合に有効となります。
・インバータ切替条件時間[時間]インバータ切替条件時間を装置本体に設定します。バイパス給電時に、この時間の間に下記の"インバータ切替条件回数"で設定した回数の停電が発生した場合にインバータ給電に切り替えます。
デフォルト：装置側取得値＊本条件は、UPS 給電モードが"常時インバータ(自動切替)"に設定されている場合に有効となります。Acrostar-THA2 の場合は、999（デフォルト）以外設定できません。
・インバータ切替条件回数
インバータ切替条件回数を装置本体に設定します。パイパス給電時に、この"インバータ切替
条件時間(時間)" の間に本回数の停電が発生した場合にインバータ給電に切り替えます。
デフォルト：装置側取得値＊本条件は、UPS 給電モードが"常時インバータ(自動切替)"に設定されている場合に有効となります。Acrostar-THA2 の場合は、1（デフォルト）以外設定できません。
・[設定]ボタン[設定]ボタンをクリックすると、確認画面が表示されます。
確認画面中の[はい]ボタンをクリックすると、上記入力内容が設定されます。
＊本操作が完了するまで、各入力内容は本カードに設定されません。

GS Yuasa International Ltd.

図番 TT-5065-331 H- 99／112 -Acroware-iGYnetworkAgent
⑤

取扱説明書

SSH キー
メンテナンス画面で SSH キーボタンをクリックすると、下図の画面が表示されます。
SSH キーの設定を行えます。

・RSA 公開鍵(SSH version1) [再生成]ボタン
RSA 公開鍵(SSH version1)を再生成します。
下記欄には現在の RSA 公開鍵(SSH version1)が表示されます。
・RSA 公開鍵(SSH version2) [再生成]ボタン
RSA 公開鍵(SSH version2)を再生成します。
下記欄には現在の RSA 公開鍵(SSH version2)が表示されます。
・DSA 公開鍵(SSH version2) [再生成]ボタン
DSA 公開鍵(SSH version2)を再生成します。
下記欄には現在の DSA 公開鍵(SSH version2)が表示されます。

GS Yuasa International Ltd.

図番 TT-5065-331 H- 100／112 -Acroware-iGYnetworkAgent

取扱説明書⑥ ログのダウンロード・削除
メンテナンス画面でログのダウンロード・削除ボタンをクリックすると、下図の画面が表示されます。
ログのダウンロードや削除を行えます。

・[履歴所得 開始]ボタン[履歴所得 開始]ボタンをクリックすると、確認画面が表示されます。
確認画面中の[はい]ボタンをクリックすると、履歴取得が開始されます。
・[取得結果の確認]ボタン[取得結果の確認]ボタンをクリックすると、履歴取得結果が表示されます。
・ログのダウンロード [実行]ボタン[実行]ボタンをクリックすると、確認画面が表示されます。
確認画面中の[はい]ボタンをクリックすると、ログのダウンロードが開始されます。
・ログの削除 [実行]ボタン[実行]ボタンをクリックすると、確認画面が表示されます。
確認画面中の[はい]ボタンをクリックすると、ログの削除が開始されます。

GS Yuasa International Ltd.

図番 TT-5065-331 H- 101／112 -Acroware-iGYnetworkAgent

取扱説明書⑦ FW アップデート
メンテナンス画面で FW アップデートボタンをクリックすると、下図の画面が表示されます。
本カード自身のファームウェアアップデートを行うことができます。
参照ボタンをクリックし、ファームウェア(bin ファイル形式)を選択します。

・[参照]ボタン[参照]ボタンをクリックすると、ファームウェアを選択することができます。
・[実行]ボタン
上記操作でファームウェアを選択後、[実行]ボタンをクリックすると、確認画面が表示されます。
確認画面中の[はい]ボタンをクリックすると、ファームウェアのアップデートが開始されます。
※ファームウェアをアップデートした場合、本カードは自動的に再起動するため、
WEB ブラウザで継続して制御系または設定管理系の作業を行う場合、再ログインが必要です。

GS Yuasa International Ltd.

図番 TT-5065-331 H- 102／112 -Acroware-iGYnetworkAgent

取扱説明書⑧ 設定のインポート・エクスポート・初期化
メンテナンス画面で設定のインポート・エクスポート・初期化をクリックすると、下図の画面が表示されます。
本画面で設定のインポート、設定のエクスポート、設定の初期化を行うことができます。
設定のインポートは、他の本機種用ネットワークカードで設定した内容を引き継ぐことができます。
設定のエクスポートは、本カードで設定した内容をバックアップまたは他のネットワークカードにコピーするための bin ファイルを生成します。
設定の初期化は、本カードの IP アドレス以外のすべての設定を初期化します。

・[参照]ボタン[参照]ボタンをクリックすると他のネットワークカードの設定情報ファイルを選択できます。
・設定のインポート[実行]ボタン
上記操作で設定情報ファイルを選択後、[実行]ボタンをクリックすると、確認画面が表示されます。
確認画面中の[はい]ボタンをクリックすると、設定のインポートが開始されます。
インポートすると IP アドレスを含め、すべての設定がコピーされます。
・設定のエクスポート[実行]ボタン[実行]ボタンをクリックすると、確認画面が表示されます。
確認画面中の[はい]ボタンをクリックすると、設定のエクスポートが開始されます。

GS Yuasa International Ltd.

図番 TT-5065-331 H- 103／112 -Acroware-iGYnetworkAgent

取扱説明書

・設定の初期化[実行]ボタン[実行]ボタンをクリックすると、確認画面が表示されます。
確認画面中の[はい]ボタンをクリックすると、設定の初期化が開始されます。
この際、本カードに蓄積されたログも消去されます。
※設定をインポート、初期化した場合、本カードは自動的に再起動するため、
WEB ブラウザで継続して制御系または設定管理系の作業を行う場合、再ログインが必要です。

GS Yuasa International Ltd.

図番 TT-5065-331 H- 104／112 -Acroware-iGYnetworkAgent

取扱説明書⑨ ネットワークカードの再起動
メンテナンス画面でネットワークカードの再起動をクリックすると、下図の画面が表示されます。
本画面で本カードの再起動を行うことができます。

・[実行]ボタン[実行]ボタンをクリックすると、確認画面が表示されます。
確認画面中の[はい]ボタンをクリックすると、本カードが再起動されます。
※再起動後、WEB ブラウザで継続して制御系または設定管理系の作業を行う場合、再ログインが必要です。

以上

GS Yuasa International Ltd.

図番 TT-5065-331 H- 105／112 -Acroware-iGYnetworkAgent

取扱説明書

6．補足資料
6-1．SNMP 一覧について
JEMA-MIB と UPS-MIB(RFC1628)をサポートしています。
6-1-1．UPS 識別表示パラメータのアクセス

OID/オブジェクト名

説明

JEMA-MIB iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).jema(4550).jemaUpsMIB(1).
1.1.1.0

jemaUpsIdentManufacturer

製造業者名称1.1.2.0

jemaUpsIdentModel

UPS モデル名称

1.1.3.0

jemaUpsIdentUPSSoftwareVersion

UPS F/W バージョン番号

1.1.4.0

jemaUpsIdentAgentSoftwareVersion

1.1.5.0

jemaUpsIdentName

1.1.8.0

jemaUpsIdentManufacturerdNumber UPS 製造番号

UPS-MIB

ネットワークカード
F/W バージョン番号
ネットワークカード製品名

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).upsMIB(33).

1.1.1.0

upsIdentManufacturer

製造業者名称1.1.2.0

upsIdentModel

UPS モデル名称

1.1.3.0

upsIdentUPSSoftwareVersion

UPS F/W バージョン番号

1.1.4.0

upsIdentAgentSoftwareVersion

1.1.5.0

upsIdentName

ネットワークカード
F/W バージョン番号
ネットワークカード製品名

GS Yuasa International Ltd.

図番 TT-5065-331 H- 106／112 -Acroware-iGYnetworkAgent

取扱説明書

6-1-2．UPS 監視パラメータのアクセス
・UPS バッテリ情報

OID/オブジェクト名

説明

JEMA-MIB iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).jema(4550).jemaUpsMIB(1).
1.2.1.0

jemaUpsBatteryStatus

UPS バッテリ状態

1.2.2.0

jemaUpsSecondsOnBattery

バックアップ経過時間

1.2.4.0

jemaUpsEstimatedChargeRemaining UPS バッテリ残存容量

1.2.5.0

jemaUpsBatteryVoltage

バッテリ電圧

1.2.7.0

jemaUpsBatteryTemperature

バッテリ又はバッテリ周辺温度

1.2.8.0

jemaUpsBatteryLastReplaceDate

バッテリ交換年月日

1.2.10.0

jemaUpsBatteryLifeTimeRemaining

バッテリ残寿命月数

UPS-MIB

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).upsMIB(33).

1.2.1.0

upsBatteryStatus

バッテリ状態

1.2.2.0

upsSecondsOnBattery

バックアップ経過時間

1.2.4.0

upsEstimatedChargeRemaining

UPS バッテリ残存容量

1.2.5.0

upsBatteryVoltage

バッテリ電圧

1.2.7.0

upsBatteryTemperature

バッテリ又はバッテリ周辺温度

GS Yuasa International Ltd.

図番 TT-5065-331 H- 107／112 -Acroware-iGYnetworkAgent

取扱説明書

・UPS 入出力情報

OID/オブジェクト名

説明

JEMA-MIB iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).jema(4550).jemaUpsMIB(1).
1.3.1.0

jemaUpsInputLineBads

UPS 入力電源停電回数

1.3.3.1.2.1

jemaUpsInputFrequency

UPS 入力周波数

1.3.3.1.3.1

jemaUpsInputVoltage

UPS 入力電圧

1.3.3.1.4.1

jemaUpsInputCurrent

UPS 入力電流

1.4.1.0

jemaUpsOutputSource

UPS 出力運転状態

1.4.2.0

jemaUpsOutputFrequency

UPS 出力周波数

1.4.4.1.2.1

jemaUpsOutputVoltage

UPS 出力電圧

1.4.4.1.3.1

jemaUpsOutputCurrent

UPS 出力電流

1.4.4.1.5.1

jemaUpsOutputPercentLoad

UPS 出力負荷率

UPS-MIB

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).upsMIB(33).

1.3.1.0

upsInputLineBads

UPS 入力電源停電回数

1.3.3.1.2.1

upsInputFrequency

UPS 入力周波数

1.3.3.1.3.1

upsInputVoltage

UPS 入力電圧

1.3.3.1.4.1

upsInputCurrent

UPS 入力電流

1.4.1.0

upsOutputSource

UPS 出力運転状態

1.4.2.0

upsOutputFrequency

UPS 出力周波数

1.4.4.1.2.1

upsOutputVoltage

UPS 出力電圧

1.4.4.1.3.1

upsOutputCurrent

UPS 出力電流

1.4.4.1.5.1

upsOutputPercentLoad

UPS 出力負荷率

GS Yuasa International Ltd.

図番 TT-5065-331 H- 108／112 -Acroware-iGYnetworkAgent

取扱説明書

6-1-3．設定パラメータのアクセス

オブジェクト名

説明

JEMA-MIB iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).jema(4550).jemaUpsMIB(1).
1.9.1.0

jemaUpsConfigInputVoltage

公称入力電圧

1.9.2.0

jemaUpsConfigInputFreq

公称入力周波数

1.9.3.0

jemaUpsConfigOutputVoltage

公称出力電圧

1.9.4.0

jemaUpsConfigOutputFreq

公称出力周波数

1.9.5.0

jemaUpsConfigOutputVA

公称出力皮相電力

1.9.6.0

jemaUpsConfigOutputPower

公称出力電力1.9.8.0

jemaUpsConfigAudibleStatus

ブザーON/OFF 設定

1.9.9.0

jemaUpsConfigLowVoltageTransferPoint 入力低電圧切替値

1.9.10.0

jemaUpsConfigHighVoltageTransferPoint 入力高電圧切替値

UPS-MIB

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).upsMIB(33).

1.9.1.0

upsConfigInputVoltage

公称入力電圧

1.9.2.0

upsConfigInputFreq

公称入力周波数

1.9.3.0

upsConfigOutputVoltage

公称出力電圧

1.9.4.0

upsConfigOutputFreq

公称出力周波数

1.9.5.0

upsConfigOutputVA

公称出力皮相電力

1.9.6.0

upsConfigOutputPower

公称出力電力1.9.8.0

upsConfigAudibleStatus

ブザーON/OFF 設定

1.9.9.0

upsConfigLowVoltageTransfer

入力低電圧切替値

1.9.10.0

upsConfigHighVoltageTransfer

入力高電圧切替値

GS Yuasa International Ltd.

図番 TT-5065-331 H- 109／112 -Acroware-iGYnetworkAgent

取扱説明書

6-1-4．トラップ項目
・共通 iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).8072.
OID/トラップ名

レベル

3.2.10 coldStart

情報

4

情報

nsNotifyShutdown

説明
ネットワークカード起動時（Cold Start）
ネットワークカード停止時（設定時等のリセット時）※上記のトラップにつきましてはレベルの設定に関係なく送信されます。
・JEMA-MIB iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).jema(4550).jemaUpsMIB(1).
OID/トラップ名

レベル

説明
バックアップ運転（放電中）

2.1

jemaUpsTrapOnBattery

注意

2.2

jemaUpsTrapTestCompleted

情報

バッテリテスト終了 *1

2.3

jemaUpsTrapInputBad

注意

入力電源異常発生

2.4

jemaUpsTrapInputBadRemoved

情報

入力電源異常回復2.5

jemaUpsTrapBatteryLow

注意

2.6

jemaUpsTrapOutputOverload

注意

出力過負荷発生

2.7

jemaUpsTrapOutputOverloadRemoved

情報

出力過負荷回復

2.8

jemaUpsTrapBetteryBad

警告

バッテリテスト異常終了

2.9

jemaUpsTrapTempBad

注意

温度異常発生2.10

jemaUpsTrapTempBadRemoved

情報

温度異常回復2.11

jemaUpsTrapCommunicationsLost

注意

UPSとネットワークカード間通信切断

2.12

jemaUpsTrapCommunicationsLostRemoved

情報

UPSとネットワークカード間通信回線

2.13

jemaUpsTrapConfigChange

2.14

jemaUpsTrapFatalFault

2.15

jemaUpsTrapFault

-

未使用

2.16

jemaUpsTrapFaultRemoved

-

未使用

2.17

jemaUpsTrapWarning

注意

2.18

jemaUpsTrapWarningRemoved

情報

UPS異常回復 *2

2.19

jemaUpsTrapCaution

注意

バッテリ寿命予告時。（0.5年）

2.20

jemaUpsTrapAny

警告-

解除されるまで1分間隔で送信

バッテリ電圧低下解除されるまで5秒間隔で送信未使用
重故障発生 *2

UPS異常発生または、バッテリ寿命交換時期(0年) *2

未使用*1: テスト結果は、「1.7.3 jemaUpsTestResultsSummary」を参照ください。
*2: UPS の故障、異常内容は UPS 毎に異なります。UPS の取扱説明書を確認ください。

GS Yuasa International Ltd.

図番 TT-5065-331 H- 110／112 -Acroware-iGYnetworkAgent・UPS-MIB

取扱説明書

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).upsMIB(33).
OID/トラップ名

レベル

説明

2.1

upsTrapOnBattery

注意

2.2

upsTrapTestCompleted

情報

バッテリテスト終了 *1

2.3

upsTrapAlarmEntryAdded

注意

異常または警告状態 *2

2.4

upsTrapAlarmEntryRemoved

情報

異常または警告状態解除 *2

バックアップ運転（放電中）解除されるまで 1 分間隔で送信*1: テスト結果は、「1.7.3 upsTestResultsSummary」を参照ください。
*2: 異常及び警告情報(upsAlarmDescr)は以下の通りです。
また、アラーム ID（upsAlarmId）は、ネットワークカード起動より 1 から連番となります。
OID/異常及び警告

説明1.6.3.1

upsAlarmBatteryBad

バッテリ異常1.6.3.2

upsAlarmOnBattery

バックアップ運転

1.6.3.3

upsAlarmLowBattery

バッテリ電圧低下

1.6.3.4

upsAlarmDepletedBattery

バッテリ放電終止

1.6.3.5

upsAlarmTempBad

温度異常発生1.6.3.6

upsAlarmInputBad

入力異常発生1.6.3.7

upsAlarmOutputBad

インバータ異常発生

1.6.3.8

upsAlarmOutputOverload

出力過負荷発生1.6.3.9

upsAlarmOnBypass

バイパス運転中1.6.3.10

upsAlarmBypassBad

未使用

1.6.3.11

upsAlarmOutputOffAsRequested 未使用

1.6.3.12

upsAlarmUpsOffAsRequested

未使用

1.6.3.13

upsAlarmChargerFailed

充電器異常発生1.6.3.14

upsAlarmUpsOutputOff

出力オフ

1.6.3.15

upsAlarmUpsSystemOff

スリープ中

1.6.3.16

upsAlarmFanFailure

ファン故障

1.6.3.17

upsAlarmFuseFailure

未使用

1.6.3.18

upsAlarmGeneralFault

UPS異常発生 *1

1.6.3.19

upsAlarmDiagnosticTestFailed

UPS自己診断異常発生

1.6.3.20

upsAlarmCommunicationlost

UPSとネットワークカード間通信切断

1.6.3.21

upsAlarmAwaitingPower

未使用

1.6.3.22

upsAlarmShutdownPending

UPS出力停止要求受付

1.6.3.23

upsAlarmShutdownImminent

未使用

1.6.3.24

upsAlarmTestInProgress

未使用*1: UPS の故障、異常内容は UPS 毎に異なります。UPS の取扱説明書を確認ください。

GS Yuasa International Ltd.

図番 TT-5065-331 H- 111／112 -Acroware-iGYnetworkAgent

取扱説明書

お問い合わせ本ソフトウェアの製品情報及び技術情報に関するご質問は、下記のE-mailにて、弊社「ミニUPSサービス相談室」へご連絡お願い致します。
m-ups@jp.gs-yuasa.com

また、GSユアサ ミニＵＰＳ全般に関するお問い合わせ、疑問点がございましたら、下記のGSユアサ「ミニＵＰＳサービス相談室」 または お買い上げの販売店までお問い合わせください。

株式会社 GSユアサ「ミニＵＰＳサービス相談室」

０１２０－４５６－６５２（フリーダイヤル）（９：００～１２：００・１３：００～１７：００ 土日祝日・弊社休業日を除く）

E-maiｌ : m-ups@jp.gs-yuasa.com

株式会社 ＧＳユアサ
https://www.gs-yuasa.com/jp/

GS Yuasa International Ltd.

図番 TT-5065-331 H- 112／112 -