（イーダブリュー・プラス 974）

エリウェル ＥＷＰｌｕｓ９７４
取扱説明書

冷凍ユニット用 ３接点出力の電子サーモスタット
エコー表示リピーター（別売）が接続できます

正栄株式会社

はじめに（イーダブリ ュー・プ ラス 974）

このたびは、エリウェルＥＷＰｌｕｓ９７４電子サーモスタットをお買いあげいただき、誠にありがとうございます。
この商品を使用した機器を安全に正しく設計・施工していただくために、この取扱説明書をよくお読みになり十分に理解して下さい。
お読みになった後はいつも手元においてご使用ください。
絵表示の意味は下記の通りです。
「誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があること」を示します。
「誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性、または物的損害のみが発生する可能性があること」を示します。
１．

安全上のご注意
警告・ 必ず電源を切ってから配線して下さい。感電する恐れがあります。
・ 湿気の多い場所、水や油及び薬液などのかかる場所への取付けはしないでください。故障や過熱、発火の原因となります。
・ 腐食性、可燃性の雰囲気中、揮発性のガス、蒸気等の雰囲気中で使用しないで下さい。故障、破損の恐れがあります。
・ 絶対に分解や修理、改造をしないで下さい。内部に触れると感電や故障の原因となります。
・ ケースや端子ブロックの隙間から金属片やドライバーを差し込まないで下さい。感電、破損の恐れがあります。
・ 放熱を妨げないよう、本機の周辺及び通風孔を塞がないで下さい。発熱する恐れがあります。

２． 取付け上のご注意
・・・・・・・・注意

以下の周囲温度・周囲湿度の範囲内で使用・保管して下さい。
許容周囲温度： －５～５５℃ 許容周囲湿度： １０～９０％ＲＨ（結露無き事）
次のような場所には、取付けないで下さい。
－振動、塵埃の多い場所－強い高周波ノイズを発生する機器（高周波ウェルダー等）に近い場所－直射日光が当たる場所、高温になる場所－水や油のかかる場所
センサー、外部設定器の配線は誘導ノイズの影響を避けるため、電源ライン、負荷ラインとは出来るだけ離して下さい。
センサーを引っ張ったり、先端部を変形させないで下さい。断線の恐れがあります。
センサーが切断、短絡した場合は交換して下さい。
エバポレーターセンサーは出来るだけ先端部を上に向けて取り付けて下さい。下向きに取り付けた場合、結露等によりセンサーに付着した水分が感温部内に入り込み、センサーが破損する恐れがあります。
配線は棒端子、又ははんだ付けで固めて取付けて下さい。
トランスを取付ける場合は、一次側と二次側を確認の上、正しく配線して下さい。

３．使用上のご注意
注意・ フロントパネルのボタンは先のとがったもの（ボールペン、ドライバー等）で押さないで下さい。
・ 本機が汚れた時は、中性洗剤を含ませて固くしぼった柔らかい布で拭いて下さい。シンナー、ベンジン等の有機溶剤及び強酸、強アルカリ性のものは表面を傷めますので絶対に使用しないで下さい。
・ 水は絶対にかけないで下さい。

フロントパネルと機能（イーダブリ ュー・プ ラス 974）

ＥＷＰｌｕｓ９７４はフロントパネルの液晶表示部と４つのボタンで、用途に応じて多様な設定が可能です。

ボタンの説明
①UP

②

DOWN

・パラメーターのスクロール
・値の増加・手動デフロスト(5 秒以上長押し)・パラメーターのスクロール
・値の減少③スタンバイ④SET

・1 つ前の表示に戻る
・スタンバイモード(5 秒以上長押し)・温度設定モード ・アラームの表示
・パラメーターモード(5 秒以上長押し)

アイコンの説明
コンプレッサー・コンプレッサー運転時点灯
・ディレー時点滅デフロスト
・デフロスト時点灯
・手動デフロスト時点滅

ファン・ファン運転時点灯パラメーターモード
・パラメーターモード時点滅

アラーム
・アラーム時またはセンサー不具合時、ブザーが鳴り点灯。 ・ブザーを止めた後、アラーム状態またはセンサー不具合継続時点滅。

（イーダブリ ュー・プ ラス 974）

ＥＷＰｌｕｓ９７４には“温度設定”モードと“パラメーター”モードがあります。
温度設定モード ＝ 温度設定の方法 （例：庫内温度２３．０℃にて－５．０℃に温度設定する場合）
２３．０ 電源を入れると、庫内温度が表示されます。 ④ＳＥＴボタンを押して下さい。
↓ＳＥｔ 本機がアラーム状態でなければ（注：センサー不具合、アラーム表示の項参照）ＳＥｔと表示されます。設定温度を呼び出すには↓④ＳＥＴ ボタンを再び押して下さい。
０．０ 初期設定値が表示されますので②ＤＯＷＮボタンを押します。
↓－５．０ お望みの設定温度にあわせます。この値がメモリに記憶されます。
↓２３．０ フロントパネルのボタンに１５秒以上触れないでおくと、１つ前の表示に戻ります。 １５秒毎に自動的に１つずつ前の表示に戻り、最終的に庫内温度の表示に戻ります。 ③スタンバイボタンを押すことによっても、１つずつ前の表示に戻り、最終的に庫内温度の表示に戻ります。 液晶表示部に最後に表示された値がメモリに記憶されます。
注： ｄｉＳフォルダ内のパラメーター、ＬＯＣ ＝ ｙ と設定されていれば、設定温度の変更は出来ません。表示のみ可能です。

ＳＥｔ と表示された状態で①ＵＰ又は②ＤＯＷＮボタンを押すと“Ｐｂ１”と“Ｐｂ２”が交互に表示されます。
Ｐｂ１ と表示された状態で④ＳＥＴボタンを押すと庫内センサーの測定温度が表示されます。
Ｐｂ２ と表示された状態で④ＳＥＴボタンを押すとエバポレーターセンサーの測定温度が表示されます。
パラメーターモード（イーダブリ ュー・プ ラス 974）

ＥＷＰｌｕｓ９７４のパラメーターは７つの「フォルダ」に分類されています。
フォルダＣＰｄＥＦ
ＦＡｎＡＬ
ｄｉＳ
ＣｎＦ
ＦＰｒｄＦ１ｄｔｙＦＳｔ
ＡＦｄ
ＬＯＣ
Ｈ００ＵＬ

ＨＳＥ
ｄｉｔ
ＦＡｄ
ＨＡＬ
ＰＳ２
Ｈ４２ｄＬ

ＬＳＥ
ｄＣｔ
Ｆｄｔ
ＬＡＬ
ｎｄｔ
ｒＥＬ
Ｆｒ

各フォルダに属するパラメーター
Ｏｎｔ ＯＦｔ ｄＯｎ ｄＯＦ
ｄＯＨ ｄＥｔ ｄＳ１ ｄＰＯｄｔ
ｄＦｄ ＦＣＯＰＡＯ ｄＡＯ ｔＡＯ
ＣＡ１ ＣＡ２ ｄｄＬ ＬｄｄｔＡｂｄｂｉ

ＯｄＯ

ｄｒｏｄｄＥ

パラメーターの設定方法 (例：ＨＳＥを＋５．０℃に設定する場合)
２３．０↓
ＣＰ↓ｄＦ１↓ＨＳＥ↓
９９．０↓
５．０↓ＨＳＥ

パラメーターモードに入るには、庫内温度が表示された状態で、④ＳＥＴボタンを５秒以上長押しして下さい。
最初のフォルダ“ＣＰ”が表示されます。 ④ＳＥＴボタンを押します。（※１）“ＣＰ”フォルダ内の最初のパラメーターが表示されます。
①ＵＰボタンを押して２番目のパラメーター“ＨＳＥ“を呼び出します。④ＳＥＴボタンを押します。（※２）
初期設定値が表示されます。 ①ＤＯＷＮボタンを押して下さい。
５．０に合わせ、④ＳＥＴボタンを押して確定します。 この値がメモリに記憶されます。
“ＣＰ”フォルダ内の別のパラメーターを設定する場合： ③スタンバイボタンを押す、又はボタンに触れないで１５秒放置すると“ＨＳＥ”の表示に戻ります。 ①ＵＰ又は②ＤＯＷＮボタンを押してお望みのパラメーターを呼び出し、上記（※２）の操作を繰り返して下さい。
別のフォルダのパラメーターを設定する場合：“ＨＳＥ”の表示に戻った状態で再度③スタンバイボタンを押します。 “ＣＰ”と表示されますので①ＵＰ又は②ＤＯＷＮボタンを押してお望みのパラメーターが属するフォルダを呼び出し、上記（※１）の操作を繰り返して下さい。

注意： パラメーターを設定・変更した時は、本機の設定又は時間（タイミング）に起因する誤作動を防止するために、本機の電源を一度切り、再び電源を入れてください。（スタンバイモードに入る→復帰でも可）パスワード（イーダブリ ュー・プ ラス 974）

ＥＷＰｌｕｓ９７４はパスワード(不正アクセス防止)機能を備えています。 “ｄｉＳ”フォルダ内のパラメーター“ＰＳ２”の初期設定値は０（パスワードは無効）で、値を設定することによりパラメーターへの不正なアクセスが防止できます。
例：“ＰＳ２”を５に設定する方法：パラメーターの設定方法を参照し、“ＰＳ２”パラメーターを呼び出してください。
０ ④ＳＥＴボタンを押すと初期設定値が表示されます。
↓５ ①ＵＰボタンを押して５に合わせ、④ＳＥＴボタンを押して確定します。 この値がメモリに記憶されます。
↓ＰＳ２ フロントパネルのボタンに１５秒以上触れないでおくと、１つ前の表示に戻ります。 １５秒毎に自動的に１つずつ前の表示に戻り最終的に庫内温度の表示に戻ります。
パスワードを設定することにより、庫内温度が表示された状態で④ＳＥＴボタンを長押しすると、“ＰＳ２”と表示され、パラメーターモードを呼び出すことが出来ません。 再び④ＳＥＴボタンを押すと０が表示されます。 ①ＵＰボタンを押して正しいパスワードの値を入力し、④ＳＥＴボタンで確定すると、パラメーターモードに入ることが出来ます。
注： パスワードはメモを取るなどして忘れないようにして下さい。パスワードを忘れてしまった場合、１から順に入力してパスワードを探して下さい。

フロントパネルボタンのロック（イーダブリ ュー・プ ラス 974）

ＥＷＰｌｕｓ９７４は、“ｄｉＳ”フォルダ内の“ＬＯＣ”パラメーターをｙと設定する（初期設定＝ｎ）ことによりフロントパネルのボタンをロックすることが出来ます（誤操作防止機能）。 ボタンがロックされた状態でも、④ＳＥＴボタンで温度設定モードを呼び出し、設定温度を表示することが出来ます。(表示のみで変更不可)
手動デフロストの開始
手動デフロストを開始するには、①ＵＰボタンを５秒以上長押しして下さい。もしデフロストに入る状態でなければ（例：エバポレーターセンサー測定温度がデフロスト終了温度よりも高い）、表示部が３回点滅し、デフロストに入らないことを示します。

スタンバイモード③スタンバイボタンを５秒以上長押しすると、表示部に“ＯＦＦ”と表示され、本機に通電はしていますが、制御をしないスタンバイモードとなります。 復帰するには、再度ボタンを押して離して下さい。
パラメーターを設定・変更した時は、一度スタンバイモードに入り、復帰することにより本機の誤作動を防止します。
センサーの不具合（イーダブリ ュー・プ ラス 974）

ＥＷＰｌｕｓ９７４のセンサーに不具合(短絡・断線等)が発生した場合、またはパラメーターの設定とセンサーのタイプが合っていない場合、ブザー音とアラームアイコンのランプが点灯してお知らせします。 液晶表示部に下記の通り表示されます：
表 示

不具合の内容Ｅ１

庫内センサーの不具合

Ｅ２と庫内温度を交互に表示

エバポレーターセンサーの不具合

Ｅ１とＥ２が交互（２秒毎）に表示

庫内センサーとエバポレーターセンサー 両方の不具合。またはＨ００パラメーターが０に設定された状態でＮＴＣセンサーが接続されている異常温度

Ｈ００パラメーターが１に設定さ れた状態で PＴＣセンサーが接続されている庫内センサーの不具合の場合、コンプレッサーはパラメーター“Ｏｎｔ”と“ＯＦｔ”で設定された通りに働きます。
Ｏｎｔ

ＯＦｔ

コンプレッサー出力００ＯＦＦ０＞０ＯＦＦ＞００ＯＮ＞０＞０

サイクル運転ＯＵＴOnt

OffOFtOnt＊エバポレーターセンサーの不具合の場合、不具合が解消されるまでデフロストは開始しません。 “ＣｎＦ”フォルダのパラメーター“Ｈ４２”をｎ＝無しに設定すれば、“ｄｉｔ”と“ｄＥｔ”で設定した時間でデフロストを行うことが出来ます。
＊どのボタンを押してもブザーは鳴り止みます。ブザーが鳴り止むとアラームアイコンが点灯から点滅に変わります。センサーの不具合が解消されるまで点滅が続きます。
アラーム表示（イーダブリ ュー・プ ラス 974）

ＥＷＰｌｕｓ９７４がアラーム状態になった場合、ブザー音とアラームアイコンの液晶ランプが点灯してお知らせします。 温度設定モード内の“ＡＬ”フォルダにてアラームの内容を見ることが出来ます。 ④ＳＥＴボタンを押すと“ＡＬ”と表示されますので再び④ＳＥＴボタンを押して下さい。
①ＵＰ 又は②ＤＯＷＮ ボタンを押してアラームの内容を見てください。

表 示

アラームの内容

原 因解 除ＡＨ１

高温アラーム

設定温度から“ＨＡＬ”の値を超えて上昇

設定温度＋“ＨＡＬ”の値 ー“ＡＦｄ”の値まで下降 ＊ＡＬ１

低温アラーム

設定温度から“ＬＡＬ”の値を超えて下降

設定温度＋“ＬＡＬ”の値 ＋“ＡＦｄ”の値まで上昇 ＊＊パラメーター“ＡＬ”フォルダの“ＨＡＬ”または“ＬＡＬ”の項参照。
高温アラームの例： 設定温度 5.0℃、“ＨＡＬ”10℃、“ＡＦｄ” 2.0℃の場合。 15℃を超えて上昇するとアラーム出力が発生し、13℃まで下がるとアラーム状態が解除されます。
低温アラームの例： 設定温度 5.0℃、“ＬＡＬ”―10℃、“ＡＦｄ” 2.0℃の場合。 ―5℃を超えて下降するとアラーム出力が発生し、―3℃まで上がるとアラーム状態が解除されます。
どのボタンを押してもブザーは鳴り止みます。ブザーが鳴り止むとアラームアイコンが点灯から点滅に変わります。アラーム状態が解除されるまで点滅が続きます。
エコー表示リピーター（イーダブリ ュー・プ ラス 974）

ＥＷＰｌｕｓ９７４は別売りのエコー表示リピーターが取付け可能です。
（イーダブリ ュー・プ ラス 974）

エコー表示リピーターのケーブル先端のコネクタをＥＷＰｌｕｓ９７４側面のＴＴＬポートに取付けます。ケーブルの最大長さは５ｍです。

注意： エコー表示リピーターを取り付ける際は、ケーブル先端のコネクタを持って取り付けて下さい。
ケーブルは引っ張らないでください。

“ｄｉＳ”フォルダ内の“ｄｄＥ”パラメーターの設定により、エコーの表示を下記の通り選択することが出来ます。
１＝ 庫内温度 ２＝ エバポレーターセンサー測定温度 ４＝ 設定温度 ０，３＝使用不可＊１，２，４のどれを選択しても、デフロスト時は、本体表示部と同じ表示をします。
＊温度設定モード、パラメーターモード、センサーの不具合時、アラーム時には１，２，４で選択した温度が表示されます。
“ｄｉＳ”フォルダ内の“ｄｄＥ”パラメーターで、使用しない数値（０，３）を選択した場合、エコーに下記の通り表示されますので、正しい数値を選択してください。(表示はエコーのみで、本体表示とは関連しません)
選択した数値
０３

エコーの表示“― ― ―”“Ｅ３”

エコーに“Ｅ７”と表示された場合は、本体とエコーの通信不良ですので、本体とエコーの接続を確認して下さい。

取付け方法（イーダブリ ュー・プ ラス 974）

ＥＷＰｌｕｓ９７４はフラッシュパネル取付け用として設計されています。パネルに７１ｘ２９ｍｍの開口部をあけ、同梱のブラケットで固定して下さい。 高湿・結露を避け、本体が熱を持たないよう適度に通気が可能な場所に取付けて下さい。

エコー表示リピーターの開口部は４６ｘ２７ｍｍです。パネルの最大厚みは１．５ｍｍです。

電気配線

警告 機器が通電中は絶対に電気系統に触らないで下さい。
（イーダブリ ュー・プ ラス 974）

ＥＷＰｌｕｓ９７４には２．５ｍｍ２径の電源ケーブル接続用のネジ端子ボードがあります。 端子の容量は、本体に貼付されているラベルをご覧下
さい。 デフロストリレー出力には電圧がかかっておりません。 負荷が大きい場合には、最大許容電流を超えないようにし、適切な容量のリレーを使用してください。 本体に表示されている電圧と合っているかご確認下さい。
センサーに取付けの極性は無く、市販の両極性ケーブルを使用して伸長する事が出来ます。（もしセンサーを伸長した場合、ＥＭＣ（電磁互換性）という点から機器の性能に影響する事をご留意ください － 配線は慎重に行って下さい）。センサー及び入力ケーブルは電源ケーブルから出来るだけ離して下さい。

注意：エバポレーターセンサーは出来るだけ先端部を上に向けて取り付けてください。下向きに取り付けた場合、結露等によりセンサーに付着した水分が感温部内に入り込み、センサーが破損する恐れがあります。

配線図
3-1 ファンリレー出力
3-2 コンプレッサーリレー出力
3-4 電源5-6 デフロスト出力時 閉
5-7 デフロスト出力時 開10-8 エバポレーターセンサー入力
10-9 庫内センサー 入力
10-11 使用不可
A エコー表示リピーターとコピーカード接続用ＴＴＬポート(兼用)

本体仕様
フロントパネル
製品寸法
取付寸法
電源(ご注文時に指定)
消費電力
アナログ入力デジタル出力表示部
アイコン
接続
本体周囲温度範囲
本体周囲湿度範囲
センサー使用温度範囲

IP65
フロントパネル 78 x 38 mm 奥行 59 mm
パネルカット（71 x 29 mm）
AC 100V ±10% 50/60Hz または AC 200V ±10% 50/60Hz
最大 4.5 W
PTC または NTC 2 点
デフロストリレー 6(3)A 最大 250V~, コンプレッサーリレー 10(6)A 最大 240V~,
ファンリレー 5(2)A 最大 250V~
3 桁＋記号
4色
TTL ポート（コピーカード、エコー 兼用）-5℃ ～ +55℃
10 ～ 90% RH （結露無き事）-50℃ ～ +110℃ (PTC/NTC)

エコー仕様
電源
製品寸法
取付寸法
表示部本体より供給
フロントパネル 48 x 29 mm 奥行 15 mm
パネルカット（46 x 27 mm）
3 桁＋記号

ＥＷＰｌuｓ９７４

パラメーター構成表

パラフォルダ メーター

ｄＦ1
HSELSE

説明
ディファレンシャル。コンプレッサーは設定温度に達すると停止し、設定温度＋ディファレンシャル値に達すると再始動します。 注：０は設定不可。
設定温度上限値
設定温度下限値

範囲

初期設定

単位

0.1…30.0

2.0℃

LSE…14099.0℃-50.0...HSE -50.0℃

庫内センサー不良の際のコンプレッサー運転時間。 ＯＦｔが"０"の場合このパラメーターを"１"に設定すると、コンプレッサーは常にＯＮとなります。
ＯFt＞０の場合、コンプレッサーは常にＯｎｔとＯＦｔで設定された時間でサイクル運転します。 ＊注１

コ Ｏｎｔ
庫内センサー不良の際のコンプレッサー停止時間。 Ｏｎｔが"０"の場合
ン
このパラメーターを"１"に設定すると、コンプレッサーは常にＯＦＦとなりまプす。 Ｏｎｔ＞０の場合、コンプレッサーは常にＯｎｔとＯＦｔで設定された時間でサイクル運転します。 ＊注２
レッ ＯＦｔサ
コンプレッサー保護のため、ＯＮ／ＯＦＦの間隔をディレー時間で制御。庫
CP ー
内温度が設定温度＋dF１に達した時からのディレーとなり、このパラメー
ターで設定した時間（秒）、合計温度を超えて上昇してもコンプレッサーは制停止状態のままです。
御＆ ｄＯｎｄＯｎと同様。 コンプレッサーが停止した時間から起算して、このパラメー
保ターで設定した時間（分）、庫内温度が設定温度+dF１の温度を超えて上昇
護してもコンプレッサーは停止状態のままです。
ｄＯＦ

0…2500分

0…2501

分

0…2500秒

0…2500分

0…2500分

0…2500分

0/1/2

00…25060/1/2/31

ｄＯｎと同様。 コンプレッサーが運転を開始し、庫内温度が設定温度に達してコンプレッサーが停止した後、コンプレッサーが運転を開始した時間から起算して、このパラメーターで設定した時間（分）、再び設定温度＋dF１の温度を超えて上昇してもコンプレッサーは停止状態のままです。

ｄｂｉ
ＯｄＯ

本機の電源ＯＮ後、又は停電時にコンプレッサー出力がＯＮとなるまでのディレー時間。
デフロストのタイプ。
０＝ヒーターデフロスト
１＝逆サイクルによるホットガスデフロスト
２＝フリーデフロスト。デフロストリレーはｄｉｔとdＥｔにて設定した時間で働き、コンプレッサーリレーは設定温度＋dF１で働きます。

dty
デフロスト間隔時間。 デフロストが終了し、次のデフロストが開始する迄の時間。

ｄｉｔ
デフロ
dEF ス
ト制
御ｄＣｔ

デフロストの間隔時間のカウント方法。
０＝コンプレッサーの運転の積算時間がｄｉｔで設定した時間に達すれば次のデフロストが始まります。（デジフロスト方式、特許）本機の電源を切る、またはスタンバイモードに入ればカウント時間は０に戻ります。
１＝本機の使用時間が、ｄｉｔで設定した時間に達すれば次のデフロストが始まります。電源を切る、又はスタンバイモードに入るとカウント時間は０に戻ります。
２＝設定温度に達するとコンプレッサーが停止し、常にデフロストが開始します。
３＝使用不可デフロストオフセット時間。 本機の電源ＯＮからデフロストが開始するまでのディレー時間。このパラメーターで設定した時間はデフロストが開始しまｄＯＨ せん。

ｄＥｔ
ｄＳ1
ｄＰＯ

デフロスト継続時間。
デフロスト終了温度 （エバポレーターセンサー測定値による）
電源ＯＮ時デフロストに入るかどうかの選択（エバポレーターセンサーの測定値による） ｙ＝入る ｎ＝入らない時間

0…590分

１…25030分-67.0…3208.0℃

n/ynパラメーター

説明

範囲

初期設定単位ファン停止温度。エバポレーターセンサーの測定値がこのパラメーターで設定した温度より上昇するとファンが停止します。

-67.0…320

2.0℃

1.0…50.0

2.0℃

0…2500分

0…2500分

n/yyフォルダ

FSt

ファンディファレンシャル。ファンが始動する温度幅（パラメーターＦＳｔ参照）

FAd
Fdt
ファFAn ン制
御dt
dFd

ファンディレー時間。デフロスト終了後のファンディレー時間。
ドレン時間。デフロスト終了後、コンプレッサーはコイルドレンのためこのパラメーターで設定した時間オフのままです。
デフロスト中ファン停止の選択。 y=停止する。n=停止しない。
エバポレーターファン発停の選択。
H42=y (エバポレーターセンサー有りの場合）
０=コンプレッサーON時、ファン始動（ＦＳｔで設定した温度より低い場合）コンプレッサーOFF時、ファン停止。
１＝コンプレッサーON＆OFF時、ファン始動（ＦＳｔで設定した温度より低い場合） ３＝ファンは常にOFF。
２＝使用不可H42=ｎ (エバポレーターセンサー無しの場合）
0=コンプレッサーON時、ファン始動。コンプレッサーOFF時、ファン停止
３＝ファンは常にOFF。 １、２＝使用不可

FCO

0/1/2/3

1

1.0….50.0

2.0℃

LAL…150 50.0ア HAL
ローアラーム。設定温度を超えてこのパラメーターで設定した値より温度がラ下降した場合、アラーム信号が出力する値。(アラーム表示の項参照）
AL ー-50.0...HAL -50.0
ム LAL
停電後電源ＯＮ時アラーム解除時間。
PAO
0…100℃

AFd

アラームディファレンシャル。
ハイアラーム。設定温度を超えてこのパラメーターで設定した値より温度が上昇した場合、アラーム信号が出力する値。（アラーム表示の項参照）

dAO

デフロスト後アラーム解除時間。

0…999

0分

tAO

温度アラーム信号ディレー時間。

0…250

0分

n/y

n

0…250

0n/yy

-12.0…12.0

0.0℃-12.0…12.0

0.0℃

0/1/2

10…2550LOC
PS2ndtCA1

フロントパネルボタンのロック。
y=ロックする。 n=ロックしない。 ＊注３
パスワード。０=パスワードは無効。0以外の値に設定するとパスワードが有効となります。 ＊注４
小数点表示。 y=表示する。 n=表示しない。
微調整１。庫内温度（センサー測定値）±このパラメーターで設定した値の温度が表示されます。 例：-2.0で設定した場合、庫内温度（センサー測定値）が4.0の場合表示は2.0となります。
微調整２。エバポレーターセンサー測定値±このパラメーターで設定した値の温度が表示されます。 例：-2.0で設定した場合、エバポレーターセ
ンサー測定値が4.0の場合表示は2.0となります。

diS℃
時間

表 CA2
デフロスト時の表示選択。
示０＝庫内温度を表示します。 *注５
１＝デフロスト開始時の庫内温度を表示します。デフロスト終了後も、庫内温度が設定温度に達するまで、もしくは次のパラメーターＬｄｄで設定された時間、デフロスト開始時の庫内温度を表示します。 *注５２＝“ｄｅＦ”と表示します。 デフロスト終了後も、庫内温度が設定温度に達するまで、もしくは次のパラメーターＬｄｄで設定された時間、“ｄｅＦ”と表示します。

ddL
Ldd

ｄｄＬ＝１または２に設定し、このパラメーターで時間を設定した場合、デフロスト終了後も、庫内温度が設定温度に達するまで、もしくはこのパラメーターで設定された時間、表示は変わりません。

分パラ

フォルダ メーター

説明
温度表示の選択。0=℃diS

表示dro

初期設定0/1

00/1/2/3/4

10/1

0y/CO/ny

単位

エコー表示の選択。1=庫内温度 2=エバポレーターセンサーの測定温度
4=設定温度 0,3=使用不可(エコー表示リピーターの項参照） *注５

ddE
H00CnF

範囲

1=°F

構成

H42

センサーのタイプ選択。 PTCまたはNTC。 ０＝PTC １＝NTC
エバポレーターセンサーの有無。 y=有り ｎ=無し CO=使用不可

rEL
tAbｄL

ﾞｄLｰｶ ｺﾋUL

Fpr ﾄ ﾟｰ

注１＆注２：Ｏｎｔ，ＯＦｔのパラメーターを両方共０に設定した場合、コンプレッサーは停止したままとなります。
注３＆注４：ＬＯＣ＝ｎ、ＰＳ２を０以外の値（ボタンのロック無し、パラメーターロック有り）に設定している場合、温度設定モードにて設定温度の変更は出来ますが、パラメーターモードには入れません。
ＬＯＣ＝ｙ、ＰＳ２を０の値（ボタンのロック有り、パラメーターロック無し）に設定している場合、温度設定モードにて設定温度の表示のみ可能で、変更は出来ません。パラメーターモードには入って値を変更する事が出来ます。
注５： 微調整ＣＡ１、ＣＡ２で０以外の値を設定している場合、微調整の値が反映された温度が表示されます。
＊パラメーター構成表で、“使用不可”になっているパラメーターは絶対に選択・設定しないで下さい。機器の誤作動の原因となります。
＊コピーカードは別売です。

2024/08
製品改良のため、予告無しに仕様・構造などの変更を行うことがあります

お問い合わせは： 正 栄 株 式 会 社
本社 〒553-0003 大阪市福島区福島６－１３－３
機器事業部 TEL: 06-6458-4151 FAX:06-6458-4175
開 発 部 TEL: 06-6454-4653 FAX:06-6458-4175
東京支店 〒156-0041 東京都世田谷区大原１－６３－９－８Ｆ
TEL: 03-3323-1211 FAX:03-3324-3877
URL:https://www.shoei-sec.co.jp E-mail : info@shoei-sec.co.jp