工事材料仕様表
ダクタイル鋳鉄管
規格

材料名
水道用ダクタイル鋳鉄管【直管】

JWWA G 113

JWWA G 120

JDPA G 1049

水道用ダクタイル鋳鉄異形管【曲管、T字管、継輪等】

種類、接合形式及び呼び径
1種管 K形 呼び径75～2600
NS形 呼び径75～450
S種管 NS形 呼び径500～1000

詳細条件
形状

その他
内面エポキシ樹脂粉体塗装：JWWA G 112

1種管GX形

呼び径75～250

内面エポキシ樹脂粉体塗装：JWWA G 112

S種管GX形

呼び径75～250

内面エポキシ樹脂粉体塗装：JWWA G 112

1種管GX形

呼び径300～450

内面エポキシ樹脂粉体塗装：JWWA G 112

S種管GX形

呼び径300～450

内面エポキシ樹脂粉体塗装：JWWA G 112

JWWA G 114

K形 呼び径75～2600
NS形 呼び径75～1000

フランジ部分は形式２（GF形）7.5K

内面エポキシ樹脂粉体塗装：JWWA G 112

JWWA G 121

GX形

呼び径75～250

フランジ部分は形式２（GF形）7.5K

内面エポキシ樹脂粉体塗装：JWWA G 112

JDPA G 1049

GX形

呼び径300～450

フランジ部分は形式２（GF形）7.5K

内面エポキシ樹脂粉体塗装：JWWA G 112

ダクタイル鋳鉄管接合部品
材料名

規格

A･K形離脱防止金具【特殊押輪】

種類及び呼び径
JWWA G 113･JWWA G 114の 上記のダクタイル鋳鉄管すべてを対附属書1･2及びJDPA G 1042 象。の附属書1
ただし、K形押輪については、下記のK
形離脱防止金具の仕様による。
準拠JWWA G 113･JWWA GA･K形 呼び径75～250
114の附属書1･2

A･K形補強用離脱防止金具【継手補強】

準拠JWWA G 113･JWWA G114の附属書1･2

水道用ダクタイル鋳鉄管及び異形管接合部品【押輪、パッキン、ボルト等】

防食用亜鉛合金ナット
水道用ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリー
ブ

A･K形

呼び径75～

ダクタイル鋳鉄管継手部に使用するＴ
ボルトを対象JWWA K 158

詳細条件
構造及び寸法GF形フランジはガスケット1号を使用
GX切管及びNS切管用挿し口リングはタッピンネジタイプとする。

その他

押輪にクサビ爪構造を有し、このクサビを押ボル 製品の許容水圧（限界水圧より安全率2以上を見トで締付けることにより管外周に食込ませ、離脱 込んだもの）：1.3MPa以上防止を発揮させるものとする。
押輪にクサビ爪構造を有し、このクサビを押ボル 製品の許容水圧（限界水圧より安全率2以上を見トで締付けることにより管外周に食込ませ、離脱 込んだもの）：1.3MPa以上防止を発揮させるものとする。
本体を2以上に分割でき、本管に取り付けられる構造とする。
左記に適用できる構造とする。
十分な防食機能を発揮できるものとする。

塩化ビニル管材料
規格

材料名
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管【直管】

JIS K 6742

HIVP種類及び呼び径
呼び径13～150

水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手【ソケット、エルボ、特殊ソケット等】

JIS K 6743

HITS

呼び径13～150

詳細条件
構造及び寸法その他

ポリエチレン管材料
材料名

規格

水道配水用ポリエチレン管種類及び呼び径
JWWA K 144またはPTC K 03 呼び径50～200

水道配水用ポリエチレン管継手

JWWA K 145またはPTC K 13 PE側呼び径50～200

水道配水用ポリエチレン管サドル付分水栓

PTC B 20

PE側呼び径50～150

水道配水用ポリエチレン管金属継手

PTC B 21

PE側呼び径25～50

水道配水用ポリエチレン管メカニカル継手

PTC G 30

PE側呼び径50～150

水道配水用ポリエチレン管不断水分岐割T字管

PTC G 31

PE側呼び径50～150

水道配水用ポリエチレン管挿し口付きﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管

PTC G 32

PE側呼び径50～150ロケーティングワイヤー
溶剤浸透防護スリーブ

PTC K 20

詳細条件
構造及び寸法管及び管接合部の断面は、実用的に正円でなければならない。
継手接合部の断面は、実用的に正円で、その両端面は継手の軸に対して直角でなければならない。

ポリエチレン挿し口の断面は、実用的に正円で、その両端は管軸に対して直角でなければならない。
4.4㎜
ポリエチレン製水道管へのガソリン等の浸透を防止できるものとする。

その他

弁栓類
規格

材料名

詳細条件
構造及び寸法種類及び呼び径

その他

水道用バタフライ弁
弁体

GX形両受け構造

準拠JWWA B 138(継手:準拠JDPA G 1049)

3種

呼び径400,450

立形 右回り開き
手動センターキャップ式

水道用ソフトシール仕切弁
弁体

NS形両受け構造

JWWA B 120

3種

呼び径75～250

内ねじ式右回り開き形

呼び径300以下はショート

弁体

GX形両受け構造

JWWA B 120

3種

呼び径75～250

内ねじ式右回り開き形

呼び径300以下はショート弁体

K形受挿し構造準拠JWWA B 120

3種

呼び径75～250

内ねじ式右回り開き形

呼び径300以下はショート弁体

NS形受挿し構造準拠JWWA B 120

3種

呼び径75～250

内ねじ式右回り開き形

呼び径300以下はショート弁体

GX形受挿し構造準拠JWWA B 120

3種

呼び径75～250

内ねじ式右回り開き形

呼び径300以下はショート

JWWA B 122

2種

呼び径75～300

内ねじ式ショート形右回り開き

内面エポキシ樹脂粉体塗料：JWWA G 112（塗料）
外面合成樹脂塗料：JWWA K 139

2種

呼び径350内ねじ式右回り開き

内面エポキシ樹脂粉体塗料：JWWA G 112（塗料）
外面合成樹脂塗料：JWWA K 139

水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁【FCD製仕切弁】

水道用合成樹脂（耐衝撃性硬質塩化ビニル）製
ソフトシール仕切弁

JWWA B 125

ゴム輪形
呼び径 75～

呼び圧力 7.5K
右回り開き青銅弁【スリースバルブ】

準拠JIS B 2011

10K ねじ込み形仕切弁
呼び径40･50

水道配水用ポリエチレン管挿し口付きソフト
シール仕切弁

PTC B 22

PE側呼び径50～150

水道用補修弁JWWA B 126

2種式

呼び径75・100

水道用急速空気弁

JWWA B 137

2種

フランジ形

水道用地下式消火栓

JWWA B 103

単口

呼び径75

内面エポキシ樹脂粉体塗料：JWWA G 112（塗料）
外面合成樹脂塗料：JWWA K 139

双口

呼び径100

内面エポキシ樹脂粉体塗料：JWWA G 112（塗料）
外面合成樹脂塗料：JWWA K 139

メタルシート
内ねじ式右回り開き

ボール弁レバー

呼び径75

内面エポキシ樹脂粉体塗料：JWWA G 112（塗料）
外面エポキシ樹脂粉体塗料：JWWA G 112（塗料）
内面エポキシ樹脂粉体塗料：JWWA G 112（塗料）
外面エポキシ樹脂粉体塗料：JWWA G 112（塗料）
内面エポキシ樹脂粉体塗料：JWWA G 112（塗料）
外面エポキシ樹脂粉体塗料：JWWA G 112（塗料）

弁栓類
材料名

規格

不断水分岐材料

不断水弁
水道用円形鉄蓋

水道用レジンコンクリート製ボックス

準拠JWWA B 132

準拠JWWA K 148

種類及び呼び径
すべてのJIS、JWWA、JDPA等の規格水道用管を対象
副弁付K形
すべてのJIS、JWWA、JDPA等の規格水道用管を対象
フランジ形
すべてのJIS、JWWA、JDPA等の規格水道用管を対象

詳細条件
構造及び寸法
本体を2以上に分割でき、本管に取り付けられる構造とする。
副弁：準拠JWWA B 120（本体との接合部以外）
本体を2以上に分割でき、本管に取り付けられる構造とする。

その他
使用水圧0.75MP下で性能を維持できる
使用水圧0.75MP下で性能を維持できる

本体を2以上に分割でき、本管に取り付けられる構造とする。

使用水圧0.75MP下で性能を維持できる

内側爪付構造レイアウト例は「宇治市水道工事標準図集（案）」参照

円形1号呼び径300以下の仕切弁

円形3号
気弁

地下式消火栓（単口）及び空 内側爪付構造
開閉用の取手付とする

レイアウト例は「宇治市水道工事標準図集（案）」参照

円形4号

地下式消火栓（双口）

内側爪付構造レイアウト例は「宇治市水道工事標準図集（案）」参照

円形1号

呼び径300以下の仕切弁調整リングは内側爪付構造

円形3号
気弁

地下式消火栓（単口）及び空 調整リングは内側爪付構造

円形4号

地下式消火栓（双口）

調整リングは内側爪付構造

給水装置材料
規格

材料名
水道用サドル付分水栓

JWWA B 117
準拠JWWA B 117

水道用止水栓準拠JWWA B 108

給水管金属継手類

詳細条件
種類及び呼び径
構造及び寸法
A形ねじ式（ボール式） 止水機構呼び 給水管取出口は平行おねじG
径20･25×サドル機構DIP呼び径75～250、VP呼び径40～150
A形ねじ式（ボール式） 止水機構呼び 給水管取出口は平行おねじG
径25×サドル機構VP呼び径40・50甲形止水栓

呼び径20･25

継手部は平行ねじG：JIS B 0202とし、継手部の主たる材料は銅合金とする。

分水栓用伸縮可撓継手

HIVP用

呼び径20･25

ユニオンソケット（ガイドナット付）

HIVP用

呼び径20･25

給水管用フレキシブル継手

呼び径20･25

メーター用片落管

呼び径20×13

メーター用伸縮継手

HIVP用

閉栓プラグ

呼び径20･25

量水器ボックス

給水埋設表示ピンHITSユニオンソケットはJIS K 6743による平行おねじG×袋ナットG

L=2.0m

呼び径13･20･25

給水装置工事基準H24.4(宇治市上下水道部)による銅コア(密着型)
ビニール電線(600IV)

平行おねじG×袋ナットG形（伸縮なし）トンボ型
ハンドル【Ｍ型止水栓】
平行おねじG形 キャップ型ハンドル【甲止水栓】

水道用サドル付分水栓と同じメーカーが望ましい
JIS C 3307

1.2mm
コンクリートに埋め込みできる腐食に優れた金属
鋲等とする。

その他

その他材料
規格

材料名
消防用差込式結合金具（差し込み×めねじ）

準拠JWWA B 103，準拠JIS B 9911

異種管ジョイント【VCジョイント等】

詳細条件
構造及び寸法めねじは管用めねじRc2またはRp2：JIS B 0203

種類及び呼び径
呼び65

すべてのJIS、JWWA、JDPA等の規格水道 左記に適用できる構造とする。
用管を対象

保温材

JIS A 9511

年号表示テープ

準拠JIS C 2336

埋設標識シート

A種

その他

使用水圧0.75MP下で性能を維持できる

幅50mm×長さ20m
青地/白字

150mm×50m折りたたみ(ﾀﾞﾌﾞﾙ)

消火栓標示板(2枚φ400)

舗装・土工材料
規格

材料名
再生加熱アスファルト混合物

舗装再生便覧H22.12（日本道路協会）による

種類

適用

その他

再生密粒度アスファルト混合物(13)表層

同便覧のプラント再生舗装工法参照

再生粗粒度アスファルト混合物(20)基層

同便覧のプラント再生舗装工法参照

上層路盤

同便覧のプラント再生舗装工法参照

再生加熱アスファルト安定処理路盤材

舗装再生便覧H22.12（日本道路協会）による

再生粒度調整砕石

舗装再生便覧H22.12（日本道路協会）による

RM-30

上層路盤

同便覧のプラント再生舗装工法参照

再生クラッシャーラン

舗装再生便覧H22.12（日本道路協会）による

RC-30

下層路盤、埋戻材

同便覧のプラント再生舗装工法参照

石油アスファルト乳剤

JIS K 2208

カチオン乳剤

浸透用3号

PK-3

プライムコート

カチオン乳剤

浸透用4号

PK-4

タックコート山砂

クッション用埋戻材（保護砂）