TBM-8S Type Temperature Regulating Ball Valve Type Motor Valve (for Hot Water)

TBM-8S 型 温度調節ボール式電動弁（温水用）

製品記号 TBM8S-F

二方弁・オンオフ制御用■特電子式温度調節器と電動弁が一体の温長● 温度調節器と電動弁が一体なので、面度調節電動弁で、温度調節器の選定や電● 取付姿勢は垂直・水平のいずれも可能

倒な選定から解放されます。

動弁と接続する手間が省けます。

です。

● 温度設定はツマミを回すだけです。

温度調節電動弁に付属の温度センサと電源を接続し、ツマミを設定温度に合わ■仕せるだけで、温度調節が可能です。

● 小型でスペースを取りません。

様
加熱用注 1.

用途作動

オンオフ

製品記号TBM8S-F

呼び径

10 〜 50

適用流体

温水流体温度− 10 〜 80℃（凍結不可）

適用圧力0 〜 1.0MPa

周囲温度

5 〜 50℃

許容漏洩量なし（圧力計目視）

JIS Rc ねじ端接続

本体（C3771）、ボール電動弁本体部

材質（呼び径 10 〜 25：C3604 ニッケルクロムメッキ、呼び径 32 〜 50：SUS316）

本体耐圧性能水圧にて 1.5MPa

定格電圧AC100V 50/60Hz、AC110V 60Hz 又は AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz

許容電圧変動範囲

定格電圧の± 5％

定格容量AC100V：19VA AC200V：40VA

定格電流AC100V：0.18A AC200V：0.18A

起動電流AC100V：0.18A AC200V：0.18A

開閉時間

50Hz：10 秒 60Hz：8.5 秒

絶縁種別

E種

時間定格

10 分

許容起動回数1cycle/min

耐電圧AC1000V/min

絶縁抵抗

20M Ω以上

過負荷保護

サーマルプロテクタ

保護構造

防滴形・屋内用

温度調節器部

手動機構

付

入力方式

測温抵抗体：Pt500 Ω（リード線 1.5m 付）注 2.

制御方式

2 位置式

設定温度範囲

0 〜 80℃

設定精度± 1.6℃

調節感度

出荷時 3℃（1 〜 5℃調整可能）

定格電気容量

2VA

■寸法表
■構造図
20110d1090402079312060080℃
temperature controller

H

電源へ
2VCTF 0.75mm
2心×500ｍｍ

SHUT

センサへ
2VCTF 0.75mm
2心×500ｍｍ

（mm）

呼び径

OPEN

質量（kg）

DL

L1G

H

Cv値

3／894621

13147

3.5

1.7

151／212.5

6228

1415071.9

203／41672

32

19155

11225

121813623159

202.23211／424824129158

25

2.74011／232964534164453.1502381205741170634.1Rcd

L1L

注．呼び径により構造が多少異なります。

18R／φ5GφD

測温抵抗体（センサ）100

10 8 30

15002VCTF相当 0.3mm
2心×1500ｍｍ

S240148A 413

電動弁

注 1．冷却用（適用流体：水）も製作しています。
（製品記号：TBM8S-FA）
注 2．測温抵抗体のリード線は、市販絶縁電線で 10m まで延長使用可能です。
（弊社でも製作しています。
）
なお、他の構造のものはお問い合わせください。

14

DATA/TBM-8S Type Temperature Regulating Ball Valve Type Motor Valve (for Hot Water)

資料/TBM-8S 型 温度調節ボール式電動弁（温水用）■呼び径選定図表〈水用〉

差圧（△ P）MPa  T O ( ●図表の使い方呼び径 T O

一 次 側 圧 力 0.3MPa 、 二 次 側 圧 力0.29MPa、水の流量 4m3/h の条件における呼び径を求めます。
流量流量


この時、差圧（MPa となります。差圧（A を求めます。

A 点は呼び径 20 と 25 の間にありますかP）＝ 0.01MPaを垂直にたどって、流量 4m3/h との交点

P）は 0.3 − 0.29 ＝ 0.01

ら、大きい方の呼び径 25 を選定します。





■配管例

■温度設定方法

温度設定ツマミ

温度設定ツマミを希望の温度に合わせ使用します。

測温抵抗体

電源電動弁電動弁

注 1．熱膨張による昇圧が考えられる場合は熱交換器に安全逃し弁を取り付けてください。
注 2．ストレーナは、国土交通省仕様に基づき水用は 40 メッシュ以上を推奨します。

14414 S240148A

DATA/Motor Valve

資料/電動弁設置上のポイント

図1.

配管例略図

注意

バイパス配管あり設置時や運転に関する注意事項は、それぞれ別に用意された取扱説明書をご覧ください。

バイパス配管なし

電動弁

電動弁

ＫＹ型
ストレーナ

ＫＹ型
ストレーナ

止弁

止弁

止弁

バイパス止弁排出管止弁

ブロー用止弁

■選定、設置上のポイント

1. 電動弁の一次側にストレーナを取り付けてください。
（図 1 参照）

図2.

※網目：国土交通省仕様は、水用40メッシュ以上、蒸気用80メッシュ以上。
（気体用は、80メッシュを推奨します。
）

2. 運転を止められない装置の場合、電動弁の一次側から二次側へのバイパス配管（止弁を設

ML型電動弁モータ部取付姿勢正立状態置）を設けてください。
（図1参照）可可また、バイパス配管を設置しない場合は、電動弁の一次側止弁手前に主管から分岐したブロー用止弁を設置し、フラッシングができるようにしてください。

3. 取付姿勢は、水平配管にモータを上にした正立、又は、縦配管に使用できます。
（図2参照）
ただし、縦配管に使用する場合、呼び径 80以上は特にメンテナンススペースを考慮してください。

4. 操作スイッチ1個から2台以上の電動弁を並列結線する場合には外部にリレーを設けて、リ可不不可

レーの接点を介して操作してください。

5. 電動弁の周囲温度は各製品の仕様範囲内で使用してください。
また、モータに悪影響を与える過度の湿気や塵埃の発生場所、腐食性ガス・引火性ガスの発生場所では使用しないでください。
正立状態

不可あります。機器などの保護のためレリーフ弁を取り付けることを推奨します。
（図3参照）

不7. 流体が液体の場合、弁閉止時の周囲温度による熱膨張により、配管内が昇圧する場合が可

6. 蒸気用の場合は、配管系にスチームトラップを取り付けてください。

8. ML型電動弁は、流体の流れ方向と製品に示す流れ方向の矢印を合わせて取り付けてください。

9. 分解点検時には、スペースが必要です。必ずメンテナンススペースを確保してください。
※メンテナンススペースについては、製品個々の取扱説明書にてご確認ください。

電動弁

10. 電動弁には、配管の荷重や無理な力・曲げ及び振動がかからないよう配管の固定や支持をしてください。

11. 凍結の恐れがある場合は、水抜きや保温などをしてください。

図3.

レリーフ弁取付例略図※レリーフ弁逆止弁

14※熱膨張などで昇圧が予想される場合は、レリーフ弁を取り付けてください。

電動弁

油タンク

ＫＷ型
複式ストレーナ

ポンプ

S240148A 421