作成⽇ 2010 年

11 ⽉ 8 ⽇

改訂⽇ 2024 年

4⽉1⽇

ＬＮＧ（液化天然ガス)安全データシート（ＳＤＳ）
１．化学品及び会社情報
化学品の名称︓

ＬＮＧ（液化天然ガス)

供給者の会社名称︓

⼤阪ガス株式会社

名称︓

総務部

住〒541-0046

所︓

環境管理チーム

⼤阪市中央区平野町 4 丁⽬ 1 番地 2 号
電話番号︓（０６）６２０５－４６０４

緊急連絡電話番号︓
推奨⽤途及び使⽤上の燃料、⽔素製造原料

制限︓２．危険有害性の要約
化学品のＧＨＳ分類
物理化学的危険性

健康に対する有害性

爆発物区分に該当しない

可燃性ガス

区分１

エアゾール

区分に該当しない

酸化性ガス

区分に該当しない

⾼圧ガス

深冷液化ガス

引⽕性液体

区分に該当しない

可燃性固体

区分に該当しない

⾃⼰反応性化学品

区分に該当しない

⾃然発⽕性液体区分に該当しない

⾃然発⽕性固体区分に該当しない

⾃⼰発熱性化学品

区分に該当しない

⽔反応可燃性化学品区分に該当しない

酸化性液体

区分に該当しない

酸化性固体

区分に該当しない

有機過酸化物

区分に該当しない

⾦属腐⾷性物質

分類できない鈍化性爆発物

区分に該当しない

急性毒性（経⼝）分類できない急性毒性（経⽪）

分類できない1/12

環境に対する有害性

急性毒性（吸⼊︓ガス）区分に該当しない

急性毒性（吸⼊︓蒸気）区分に該当しない

急性毒性（吸⼊︓粉じん、ミスト）

区分に該当しない

⽪膚腐⾷性/⽪膚刺激性

分類できない眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性

分類できない呼吸器感作性

分類できない⽪膚感作性

分類できない⽣殖細胞変異原性

分類できない発がん性

分類できない⽣殖毒性

分類できない特定標的臓器毒性（単回ばく露）区分に該当しない

特定標的臓器毒性（反復ばく露）区分 2（中枢神経系）

誤えん有害性区分に該当しない

⽔性環境有害性

短期（急性）

分類できない⽔性環境有害性⻑期（慢性）

分類できないオゾン層への有害性区分に該当しない

絵表⽰⼜はシンボル︓危険
注意喚起語︓

極めて可燃性⼜は引⽕性の⾼いガス

危険有害性情報︓

深冷液化ガス︓凍傷⼜は負傷するおそれ
眠気⼜はめまいのおそれ【安全対策】

注意書き︓

熱、⽕花、裸⽕、⾼温のもののような着⽕源から遠ざける（禁煙）
屋外⼜は換気の良い場所でのみ使⽤するガスの吸⼊を避ける【救急措置】
漏えいガス⽕災の場合、ガスが漏えいした状態で消⽕するとかえって危険なため、漏えいガスが安全に停⽌されない限り消⽕しない
安全に対処できるならば着⽕源を除去する
漏えい箇所の上流側に設置されているバルブ⼜はコック等を閉⽌す
る
吸⼊した場合は、空気の新鮮な場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させる
気分が悪いときは、医師に連絡する
【保管】

2/12

極低温の液体であり、外部からの⼊熱によって気化するため、断熱構造のある容器にて保管する。また、密閉した容器では、容器内の圧⼒の上昇を防⽌するため、⼊熱によって発⽣する気体を適切に処理する配管およびバルブの識別を確実にする
導管およびバルブの識別を確実にする漏えいのないように定期的に点検するか、ガス漏れ警報器を設置する【廃棄】
常温で気化させ、気化したガスを適切な燃焼器具を⽤いて燃焼処理を⾏い、極⼒放出しない

３．組成及び成分情報
化学物質・混合物の区別

混合物

化学名⼜は⼀般名︓

液化天然ガス LNG（Liquefied Natural Gas）

慣⽤名⼜は別名︓アルカン（Alkanes:C1〜C4︔メタン、エタン、プロパン、ブタン等）の液体混合物

化学物質を特定できる⼀ CAS 番号のうち、8006-14-2（天然ガス）、
般的な番号︓

74-82-8(メタン)、74-84-0（エタン）、74-98-6（プロパン）、10697-8（ブタン)

成分及び濃度⼜は濃度範 メタン
囲︓84.5wt％ （92.9vol％）エタン

7.1wt％ （4.1vol％）プロパン

5.6wt％（2.2vol％）ブタン

2.8wt％（0.8vol％）※液化天然ガス組成は変動しており表⽰値は代表例

官報公⽰整理番号（化審

メタン︓(2)-1、エタン︓(2)-2、プロパン︓(2)-3、ブタン︓(2)-4法・安衛法）
︓
GHS 分 類 に 寄 与 す る成 メタン、エタン、プロパン、ブタン
分︓
４．応急措置
吸⼊した場合︓

患者を直ちに空気の新鮮な場所に移し、安静に努める。呼吸が停⽌している場合は⼈⼯呼吸を⾏い、呼吸困難の場合は酸素吸⼊を⾏う。気分の悪いときは、医師の⼿当を受ける

⽪膚に付着した場合︓凍傷の⼿当てを⾏う。凍傷を起こした部分を擦ってはならない
凍傷部分の⾐服を取り除く。⾐服が凍り付いて取れないときは、無理に取らずにその部分のみ⾐類を切り取る。患部を冷⽔で徐々に温める
常温に戻り、更に凍傷部が熱を持つ場合は冷⽔で冷やす。ガーゼなどで保護して医師の治療を受ける

3/12

眼に⼊った場合︓

清浄な⽔で⼗分洗浄し、直ちに医師の診察を受ける

飲み込んだ場合︓

極低温のため、凍傷になる恐れがある

急性症状及び遅発性症状の酸素⽋乏症、窒息︓気化した天然ガスを⼤量に吸⼊すると⼀呼吸で意

最も重要な徴候症状︓識を失う。この状態が継続すると死に⾄る
⼤気圧では、約－１６０℃の液体であり、⽪膚等に付着・接触した場合、凍傷になる恐れがある。また、気化した天然ガスは、単純窒息性ガスであり、⾼濃度で⿇酔作⽤を伴う可能性がある
⾼濃度ばく露（⾼濃度のガスの吸⼊）では、息切れ、眠気、頭痛、失調状態、視覚障害、嘔吐等の症状が現れる
⾼濃度ばく露が継続する状態では、低酸素状態となり、チアノーゼ、四肢の⿇痺、中枢神経の落ち込み、⼼臓感作、意識不明等を経て死に⾄る

応急措置をする者の保護に 救助者は、状況に応じて適切な保護具を着⽤する(8. ばく露防⽌及び
必要な注意事項︓保護措置の保護具参照)

医師に対する特別な注意事 気化した天然ガスを⼤量に吸⼊したものは、安静にさせ、その経過を項︓
５．⽕災時の措置観察しなければならない。
＜⽕災時の対応＞①速やかにＬＮＧ（液化天然ガス）の漏えいを⽌める②初期の⽕災には、粉末⼜は炭酸ガス消⽕剤を⽤いて消⽕を⾏うことが可能な場合がある。広範囲の⽕災時は、⾼膨張泡消⽕剤による⽕炎抑制が有効であるが、⼤規模⽕災や消⽕が困難な場合は、流出したＬＮＧ（液化天然ガス）が全量燃え尽きるのを待つ
なお、⽔を接触させるとＬＮＧ（液化天然ガス）の気化が促進され、かえって燃焼が激しくなるため、⽔を⽤いた消⽕活動は⾏わない③連絡・出動要請＜ガス事業者以外＞
すみやかに最寄りの消防署に連絡し、出動を要請するとともに、データシート提供者にも連絡する＜ガス事業者＞
すみやかに最寄りの消防署に連絡し、出動を要請する

適切な消⽕剤︓

ＡＢＣ型粉末消⽕器、炭酸ガス消⽕剤など

使ってはならない消⽕剤︓

⽔（ＬＮＧ（液化天然ガス）の気化が促進され⽕災が拡⼤する）

⽕ 災 時 の 特 有 の 危 険 有 害 通常想定される⽕災では⼆酸化炭素が発⽣する性︓

密閉された室内など空気供給の少ない状況では、⼆酸化炭素に加え⼀酸化炭素が発⽣する可能性がある
酸素⽋乏、⼀酸化炭素中毒のおそれがある特有の消⽕⽅法︓

漏えいＬＮＧ（液化天然ガス）⽕災の場合、ＬＮＧ（液化天然ガス）

4/12

の漏えいが継続している状態で消⽕するとかえって危険なため、漏えいが安全に停⽌されない限り消⽕しない。漏えい場所の上流側に設置されているバルブ⼜はコックを閉⽌する
消⽕活動を⾏う者の特別な 防⽕服などを着⽤し、⽕炎から体を保護する
保護具及び予防措置︓
６．漏出時の措置（⻑靴、消防服、⼿袋、眼と顔の保護、および呼吸器⽤保護装置）＜漏出時の対応＞①すみやかに付近の着⽕源を取り除く②電気機器のスイッチの操作を禁⽌する③漏えい箇所の上流側に設置されているバルブ等を閉⽌し、ＬＮＧ（液化天然ガス）の供給を絶つ④室内の場合、窓を開放し換気しながら、漏えいしたＬＮＧ（液化天然ガス）をすべて気化させる（電気機器のスイッチの操作を禁⽌しているため、換気⽤設備を始動させることは禁⽌）⑤⽩煙（空気中の⽔分がＬＮＧ（液化天然ガス）によって冷却されて発⽣するもの）が感知される地域から⼈を避難させる。また、ロープを張るなどして同地域への⼈の⽴ち⼊りを禁⽌する⑥すみやかにデータシート提供者にも連絡する

⼈体に対する注意事項、保 極低温の液体であり凍傷を起こす可能性があるので、素⼿や⽪膚に触護具及び緊急時措置︓れないように注意する。また、漏えいして気化したガスを⼤量に吸い込まないよう注意する。防護マスクなどで、⼝・⿐を保護する
吸引した場合、空気の新鮮な場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させる
気分が悪いときは、医師の診断、⼿当を受ける環境に対する注意事項︓

情報なし

封じ込め及び浄化の⽅法及 漏えいしたＬＮＧ（液化天然ガス）、気化したガスの回収はできない
び機材︓

ため、酸素⽋乏に注意して換気に努める

⼆次災害の防⽌策︓①付近の着⽕源を取り除く②ガスが拡散するまでガスの臭気が感知される地域から⼈を避難させる。また、ロープを張るなどして同地域への⼈の⽴ち⼊りを禁⽌する③すみやかにデータシート提供者に連絡する（ガス事業者以外のみ）

７．取扱い及び保管上の注意
取扱い
技術的対策︓

極低温でのみ液体（⼤気圧下では、約－１６０℃の液体）であり、外部からの⼊熱で気化して体積が約６００倍となる。低温脆性を起こさない材質で製作された器具、および適切な保護具を着⽤して取り扱う

5/12

こととし、素⼿や素肌で接触しない。また、液化天然ガスを取り扱う
室内においては、漏えいのないことを定期的にチェックし、常時有効な換気を確保する。また、その室内の電気設備は防爆仕様のものを設置する。法令によりガス漏れ警報器（または設備）の設置が義務付けられている場合には、法令の規定に従って設置するとともに、適宜警報器等の点検を実施し、その機能を維持しておく
防爆仕様の局所排気・全体換気を⾏う
安全取扱い注意事項︓

ＬＮＧ（液化天然ガス）が接触したものは、極低温による損傷の可能性がある
また、漏えいした気化した天然ガスは、発⽕、爆発する危険性があるので、周辺において、⾼温物、⽕花、⽕気の使⽤をしないガスを故意に吸い込まないこと。多量に吸⼊すると窒息する危険性がある
作業⾐、作業靴は導電性のものを⽤いる

接触回避︓

以下、『１０．安定性及び反応性』の項参照

衛⽣対策︓

取扱い後はよく⼿を洗う

保管
安全な保管条件︓

密閉した容器内に保存すると、周囲からの⼊熱によりＬＮＧ（液化天然ガス）が気化し、容器内圧⼒が異常上昇する可能性がある。

安全な容器包装材料︓

⾼圧ガス保安法に定められた貯槽等とする容器内で保存する場合は、外部からの⼊熱が極⼒低減される構造で、かつ適切な圧⼒監視装置および安全弁が設置された容器に保存する

８．ばく露防⽌及び保護措置
管理濃度等︓

設定されていない許容濃度（ばく露限界値、⽣物学的ばく露指標）︓
⽇本産業衛⽣学会（2021） ブタン（全異性体）500ppm
ACGIH

ブタン（全異性体）1,000ppm

TLV-STEL（2017）
設備対策︓

防爆仕様の局所排気・全体換気を⾏うこと。法令によりガス漏れ警報器（または設備）の設置が義務付けられている場合には、法令の規定に従って設置するとともに、適宜警報器等の点検を実施し、その機能を維持しておく

保護具
呼吸⽤保護具︓

⼤気圧下では、約－１６０℃の液体であるが、常温では気化して可燃性ガスとなる。状況に応じて、適切な呼吸器保護具（有機ガス⽤防毒マスク、送気マスク、⾃給式空気呼吸器等）を着⽤する

6/12

⼿の保護具︓

極低温の液体であるため、凍傷を防⽌する適切な保護具を⽤いる

眼、顔⾯の保護具︓

極低温の液体であるため、ゴーグル等の適切な保護具を着⽤する

⽪膚及び⾝体の保護具︓

極低温の液体であるため、凍傷を防⽌する適切な保護具を⽤いる

特別な注意事項︓

着⽤するマスク、⼿袋等の保護具は乾いたものを使⽤する。

９．物理的及び化学的性質（液化天然ガス （LNG））
物理状態︓

⼤気圧下では約－１６０℃の極低温液体。外部からの⼊熱により容易に気化して体積は約６００倍となる。気化して常温となった天然ガス
は、空気より軽い気体で単純窒息性ガス

⾊︓無⾊透明

臭い︓無臭

融点／凝固点︓-183℃（融点）4）（メタン）

沸点⼜は初留点及び沸点範 -161℃（沸点）4）（メタン）
囲︓
可燃性︓

可燃性ガス

爆発下限界及び爆発上限界 4.6〜14.6% 6）（「３．組成、成分情報」に⽰す組成例の場合）／可燃限界 4）︓
引⽕点︓-187.78℃ 5）（メタン）

⾃然発⽕点︓

537℃ 4）（メタン）

分解温度︓

データなし

ｐＨ︓

データなし

動粘性率︓

0.0109mPa･s(17℃) 8）（メタン）

溶解度︓0.028g/l(20℃) ）（都市ガス 13A（参考））3.3ml/100ml（20℃（都市ガス 13A（参考））4）n-オクタノール／⽔分配係 1.09(測定値) 4）（メタン）数（log Pow=）︓
蒸気圧︓

147kPa（21℃）7）（メタン）

密度⼜は相対密度︓0.610 （空気＝１）（「３．組成、成分情報」に⽰す組成例の場合）

相対ガス密度︓

0.6

粒⼦特性︓

データなし

（メタン）（空気=１）4）

その他のデータ（放射性、か データなし
さ密度、燃焼持続性）︓（各成分）
物理状態 4）︓

⾊︓

メタン

エタン

プロパン

ブタン

空 気 よ り 軽 い 気 気体

空気より重い気 空 気 よ り 重 い体

体

気体

無⾊透明

無⾊透明

無⾊透明

無⾊透明

7/12

臭い︓
融点／凝固点

︓4）

無臭

無臭

無臭

無臭

-183℃（融点）-183℃（融点）-189.7℃（融点） -138℃（融点）

沸点⼜は初留点及び沸点範囲-161℃（沸点）-89℃（沸点）-42℃（沸点）

-0.5℃

4）

（沸点）

︓

可燃性︓

可燃性ガス

爆発下限界及び爆発上限界 5.0〜15.0vol%

可燃性ガス

可燃性ガス

可燃性ガス

3.0〜12.5vol％2.1〜9.5vol%1.8〜／可燃限界 ︓
4）

8.4vol%

引⽕点（℃）9）︓-187.78-130-104-60

⾃然発⽕点 ︓

537℃

472℃

450℃

365℃

分解温度点︓

データなし

データなし

データなし

データなし

ｐＨ︓

データなし

データなし

データなし

データなし

10.87μPa･s

9.15μPa･s

7.99μPa･s

7.36μPa･s4）

動粘性率︓8）(17℃)

溶解度︓4）,9）33ml/l(20℃)

(17℃)

(17℃)

⾮常に溶けにく 0.070g/l(20℃)(17℃)
0.061g/l

い(20℃)(20℃)

アルコール、エー アルコールに難 アルコールに可 アルコール、エテルに可溶

溶

溶、エーテルに ーテルに易溶
易溶

n-オクタノール／⽔分配係 1.09(測定値)数（log1.81(測定値)

2.36(測定値)

2.89Pow=） ︓4）

蒸気圧︓

(測定値)
147ｋPa3850ｋPa

(21℃)

7）

(20℃)

840ｋPa4）

213.7ｋPa

(20℃)

4）

(21.1℃) 4）

密度⼜は相対密度 10）, 11）︓ 0.555(空気＝１)

1.047(空気＝１)1.552(空気＝１) 2.008(空気＝１)0.4228(-162℃)

0.5446(-89℃)

0.493(25℃) 0.573(25℃)

(⽔＝1)

(⽔＝1)

(⽔＝1)

1.05（空気＝１）1.6（空気＝１）

相対ガス密度4）︓

粒⼦特性︓

0.6（空気＝１）(⽔＝1)

2.1（空気＝１）

データなし

その他のデータ（放射性、か データなし
さ密度、燃焼持続性）︓
10．安定性及び反応性
反応性︓

⾼温の表⾯、⽕災⼜は裸⽕により発⽕する化学的安定性︓

安定している

危険有害反応性︓

強酸化剤と激しく反応し、発⽕⼜は爆発の危険性がある
例えば、フッ素、塩素、臭素、ヨード、五フッ化臭素、三フッ化塩素、⼆フッ化三酸素、⼆フッ化⼆酸素との接触により発⽕⼜は爆発の危険性がある

8/12

避けるべき条件︓

⾼温、⽕花、裸⽕、混触危険物質との接触

混触危険物質︓

強酸化剤、例えばフッ素、塩素、臭素、ヨード、五フッ化臭素、三フッ化塩素、⼆フッ化三酸素、⼆フッ化⼆酸素

危険有害な分解⽣成物︓

⽕災時の燃焼により、⼆酸化炭素が発⽣するが、密閉された室内など空気供給の少ない状況では、⼆酸化炭素に加え⼀酸化炭素が発⽣する可能性がある。（酸素⽋乏、⼀酸化炭素中毒のおそれ）

11．有害情報急性毒性（経⼝）︓

全成分で情報なし

急性毒性（経⽪）︓

全成分で情報なし

急性毒性（吸⼊）︓

急性毒性推定値（ATEmix）︓＞342,771ppm より、区分外。
【ATEmix 算出に⽤いた元データ】
メタン︓マウスでの LC50(2 時間)値 12）︓＞500,000ppm
プロパン︓モルモットでの LC50 (4 時間)値 13）︓＞800,000ppm
ブタン︓ラットでの LC50 (4 時間)値 14）, 15）, 16）︓＞277,374ppm

⽪膚腐⾷性／刺激性︓

主成分のメタンは⽪膚を刺激しない 14）。エタンは情報なし。プロパンはヒトの⽪膚刺激性を検討したところ反応はないに等しい 16）。ブタンはデータなし眼に対する重篤な損傷性／ 主成分のメタンは眼を刺激しない 5）。エタン、プロパンは情報なし。
眼刺激性︓

ブタンはウサギの眼を刺激しない 16）。また、ヒトのガスばく露例に眼刺激性は報告されていないが、明確に有害性を否定する報告もない
データなし

呼吸器感作性⼜は⽪膚感作性︓ メタンは in vitro 試験のデータしかない 17）。エタンは情報なし。プ

⽣殖細胞変異原性︓

ロパンは in vitro 試験のデータのみ 14）。ブタンは細菌を⽤いる invitro 復帰突然変異試験で陰性発がん性︓

データなし

⽣殖毒性︓

データなし5）, 16）

特定標的臓器毒性（単回ば 都市ガス 13A は、有害性がないメタンを主成分とし、危険有害性「区分 3（⿇酔く露）︓作⽤)」に分類されるエタン、プロパン、ブタンを濃度限界以上は含有しないため、「区分に該当しない」とした。

特定標的臓器毒性（反復ば 都市ガス 13A は、反復ばく露による神経症状の事例 19）20）から危険有害性「区く露）︓分１（中枢神経系)」に分類されるブタンを濃度限界以上含有するため、「区分2(中枢神経系)」とした。

誤えん有害性︓

主成分が常温で気体の混合物であるため、分類対象外

9/12

12．環境影響情報
⽣態毒性︓

データなし

残留性・分解性︓

データなし

⽣体蓄積性︓

データなし

⼟壌中の移動性︓

データなし

オゾン層への有害性︓

該当しない

その他の情報主成分のメタンは地球温暖化係数 25 倍 18）の温室効果ガスであり、他の成分は揮発性有機化合物であることから、環境中への放散を避ける

13．廃棄上の注意化学品(残余廃棄物)、当該 残余廃棄物（配管中等）については、常温で完全に気化させた後、不化学品が付着している汚染 活性ガスでパージを⾏い、放出される気化ガスは適切な燃焼器具を⽤容器及び包装の安全で、か いて燃焼処理を⾏うこと
つ、環境上望ましい廃棄、⼜ 汚染容器及び包装については、該当しないはリサイクルに関する情報︓
14．輸送上の注意

以下、メタン（深冷液化したもの）についての記載

国連番号

1972

品名(国連輸送名)

METHANE,REFRIGERATEDLIQUID

orNATURAL

GAS,REFRIGERATED LIQUID with high methane content
国連分類(輸送における危険2.1

有害性クラス)
容器等級-

輸送⼜は輸送⼿段に関する特 移動、転倒、衝撃、摩擦などを⽣じないように固定する
別の安全対策移送時にイエローカードの保持が必要

国内規制がある場合の規制情 陸上規制

⾼圧ガス保安法、道路法

報

海上規制

船舶安全法

航空規制

輸送禁⽌

15．適⽤法令
該当法令の名称及びその法令に基づく規則に関する情報
1．労働安全衛⽣法

名称等を通知すべき危険物及び有害物（法第 57 条の 2、施⾏令第 18条の 2 別表第 9）(政令番号第 482 号︓ブタン 1 重量％以上を含有する製剤その他のもの）
施⾏令別表第１第 4 号に定める危険物・引⽕性の物

10/12

施⾏令別表第１第５号に定める危険物・可燃性のガス（メタン、エタン、プロパン、ブタン）
2．海洋汚染防⽌法

施⾏令別表 1 の４に定める危険物（液化メタンガス）

3．ガス事業法

ガス成分検査義務（第 29 条）

4．⼤気汚染防⽌法

施⾏令第２条の２に定める揮発性有機化合物対象外物質（メタン）、法第２条の 4 に定める揮発性有機化合物（ブタン）

5．エネルギーの使⽤の合理 施⾏規則別表 1（第 4 条関係、⽯油ガス、可燃性天然ガス）化等に関する法律
6．地球温暖化対策の推進に 法第２条第２項２号関する法律
7．消防法

施⾏令第４条２号

メタン（温室効果ガス定義）
メタン（地球温暖化係数︓25 18））

第 9 条の 3 貯蔵・取扱いの届出物質 危険物の規制に関する政令第1 条の 10 液化⽯油ガス（300Kg）（プロパン、ブタン）

8．⾼圧ガス保安法

圧縮ガス（法第 2 条 1︓メタン、エタン）
液化ガス（法第 2 条 3︓メタン、エタン、プロパン、ブタン）
可燃性ガス（⼀般⾼圧ガス保安規則第 2 条 1︓ブタン）

9．船舶安全法

⾼圧ガス（危険則第 2、3 条危険物告⽰別表第１︓メタン、エタン、プロパン、ブタン）

10．航空法

⾼圧ガス（施⾏規則第 194 条危険物告⽰別表第１｛圧縮されているもの｝︓メタン、エタン、プロパン、ブタン）
輸送禁⽌（深冷液化されているもの︓メタン、エタン）

11. 港則法

施⾏規則第 12 条危険物（⾼圧ガス︓メタン⼜は天然ガス、エタン、プロパン、ブタン）

16．その他の情報
本記載内容は、労働安全衛⽣法の第 57 条の 2 に基づき、ＬＮＧ（液化天然ガス)を安全に取り扱うために必要な情報を提供し、ＬＮＧ（液化天然ガス)による事故を未然に防⽌することを⽬的として作成されたものであり、いかなる保証あるいは責任等をもお受けするものではありません。また、注意事項、処置⽅法などは通常の取扱いを対象としたもので、特別な取扱いをする場合には、さらに⽤途に適した安全対策を講じられるようにお願い致します。
医師に対する特別注意事項（意識喪失等重篤な被災者に対し考慮すべきこと）
アドレナリン（エピネフリン︓交感神経興奮薬）を服⽤している場合、あるいは不安、労作時のアドレ
ナリン濃度上昇の場合、炭化⽔素の⾼濃度ばく露（例えば、密閉された空間、または、意図的な乱⽤でのばく露）において⼼臓不整脈を起こす場合があります。交感神経興奮薬の投与が必要な場合は、投与後の⼼臓不整脈を考慮して下さい。
参考⽂献
1．厚⽣労働省職場あんぜんサイト

GHS モデル SDS 情報

http://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/GHS_MSD_NND.aspx

11/12

2．各成分の GHS 分類結果表（（独）製品評価技術基盤機構）

https://www.nite.go.jp/chem/ghs/ghs_nite_all_fy.html
3．ガス⼯作物技術基準・同解釈例の解説 (６次改訂版, 2020, （⽇本ガス協会）
4．ICSC (J) (2000) ︓国際化学物質安全性カード
http://www.nihs.go.jp/ICSC/
5．Pattyʼs Toxicology(5th edition) volume4
6．⼯業炉ハンドブック（省エネセンター、1997）
7．(普及版)危険物ハンドブック(第 1 巻)
8．化学便覧基礎編(改定 5 版)(2004)、丸善
9．「化学物質毒性ハンドブック第 II 巻」,p121,(1999),丸善
10．国⽴研究開発法⼈

国⽴環境研究所

https://www.nies.go.jp/kisplus/src_chem/chem/_/_/_/_/_
11．Handbook of Data on Organic Compounds (3rd, 1994)
12．RTECS (2006)
13．Human Toxicol(1982), vol. 1, 239-247
14．ACGIH(2017):TLV and STEL
15．⽇本産業衛⽣学会「許容濃度の勧告(2021 年度)」
16．ドイツ学術振興会(DFG)︓”Occupational Toxicants Critical Data Evaluation for MAK Values
and Classification of Carcinogens” Vol. 8.
17．NTP DB (Access on 2008︓⽶国国家毒性プログラム

データベース)

http://ntp.niehs.nih.gov/
18．「地球温暖化対策の推進に関する法律施⾏令の⼀部を改正する政令（案）」https://www.env.go.jp/press/files/jp/26153.pdf
19．Pattyʼs Toxicology(6th edition) volume 2（2012）
20．ドイツ学術振興会(DFG)︓”Occupational Toxicants Critical Data Evaluation for MAK Values andClassification of Carcinogens” Vol.20（2003）

12/12