講 座

CPD

電気設備
第3回

電気の図面
佐治行三 ■ テーテンス事務所

電気図面の特徴

電気図面の内容

建築図は実際の納まりを書いており、平面図、立面図、断面図があ以下、図面の順番に沿って、各図面の特徴を記す。

れば 3D 画像を頭の中に描くことができる。同じ設計図とはいえ、設備の図面、なかでも電気図面はシステムを表現しているので、約凡例

束事を理解していない素人では図面を読み取りにくい。本来は配配線、盤類、コンセント、スイッチ、照明器具などの記号と名称が線がつながっているのに図面上では線がつながっていなかったり、書かれている。基本的には JIS や国交省の基準に沿って書かれてい1 本の線として表現されていても実際は 3 本の線を意味していたりるが、設計者によってアレンジしたり、基準にないものは独自に設する。記号で表現されるものが多く、記号の意味を知らないと、そ定しているものもある。名称や備考には、スイッチであれば大角型

れが何であるか想像することもできない。というような仕様、配線には線や配管の種類が書かれていたりする。

電気記号は、JIS C 0303で 26ページにわたり規定されている。
基本的なコンセントだけでも10 以上あり、それに略語を付け加え系統図ていろいろな意味を付加する。専門技術者以外が覚えることは難物件によっては省略されることがある図面だが、平面図だけでは分しい。決まった記号がないものもあり、設計者により書き方が異なかり難い全体のつながりを理解するには便利な図面である。確認る。大体の図面では凡例を載せており、それを参照するのがよい。

申請時、貫通の区画処理を示すのにも使われる。

電気図面の特徴として、図面枚数が多いことが挙げられる。前に電気の工事項目を書いたが、それだけで 16 項目ある。場合によっ幹線や弱電関係の系統図があり、それぞれの平面図の前に配置することがある。てはもっと多いこともある。これを1 枚の図面の中に表現することはできない。同じ平面でも6 枚以上になることも珍しくない。3 階盤結線図

建て住宅で 4 枚ずつの図面に圧縮してもそれだけで 12 枚、それにキュービクル、動力盤、分電盤、警報盤、弱電端子盤などの結線図、加えて特記仕様書、系統図、盤結線図、照明器具姿図等々、20 枚仕様が書かれている。キュービクルには姿図、寸法図も一緒に掲載くらいの図面になり「建築図より多い」なんてことが起こる。あまりすることが多い。分電盤の各回路には番号がふられており、平面図細かく分けると、スカスカの図面になってしまい、かえって煩わしの番号と照らし合わせて見る必要がある。樹脂製の盤以外はキューい図面になってしまう。建物によってどの項目を1 枚の図面の中にビクルを含め製作物が多く、最終的な寸法は施工業者がメーカー入れるかは電気設計者の判断であり、実力の現れともなる。納まりに発注してから決定することなので、設計図はあくまでも参考と考図ではないので、立面図や断面図は書かないことが多い。

えて欲しい。

図面枚数が多く、CADになった今でも建築図の訂正は大変な作業であるが、手書きの時代はトレースした図面を一枚一枚、消して訂正しなくてはならならず、新人には重労働であった。

36 Ke n c h i k u s h i

2015.9電気製品は熱に弱く、屋外に設置するものは黒くすると集熱板になってしまうので、盤類はなるべく薄い色にしたほうがよい。

配置図、電話などの弱電関係の引込
主に電力（電柱、高圧キャビネットなど）
み、メーターの位置について記入してある。あまり中身の濃い図面ではなく、外部照明、コンセント、弱電などが一緒に書かれている。
電力引込みについては、本来、建築基準法に規定のあることではないが、給水や排水と同じく確認申請時に求められることが多くなっている。学校のキャンパスなど一敷地に何棟もある場合は、一次変電所、二次変電所の位置や弱電の棟間の配線経路を知る上で、増築時には必須の図面である。建物が多くある場合は、給排水設

図 1 マルチメディアポート
（出典…パナソニックHP）

備の配管とともにトレンチの中を通したほうが、将来的に分かりやすくなる。

テレビ増幅器用収納盤が必要になってくる。
ナースコール、AV設備のような専門性の高い設備については、図面

幹線平面図

をメーカーに依頼することが多く、そのような場合は単独の図面になる。

幹線とは、引込みから各動力盤、分電盤などへの電源供給のことである。
自動火災報知機設備図面
動力平面図

この図面もメーカーに依頼することが多い。建築用途、プランの確動力盤からエレベーター、ポンプ、エアコンなどの三相動力機器へ定、延床面積、防火区画、耐火・準耐火、耐火でない場合は天井内の電源供給図面である。幹線図面とまとめて1 枚の図面とし、幹線・にも感知器が必要になる、消防法上の無窓階か、自火報連動ドア、動力平面図にすることが多い。

天井の凹凸など、結構細かな建築の情報を早めに知る必要がある。
図面としては系統図、凡例、各階平面図があり、図面枚数は多くなる。

電灯平面図
照明器具、スイッチ類の配置およびその配線が書かれる。平面図の火災の報知だけではなく、感知器、受信盤を経由しての火災信号を受け消火ポンプや発電機を始動させる内容も含む。

中でも中身の濃い図面である。照明器具には姿図に対応した記号が付され、大きめの建物では台数も記入する。
低電力のLEDにすれば大きな住宅でも1 回路で済んでしまうが、管理しやすいように、たとえば 1 階と2 階で回路分けをする。
非常照明、誘導灯もこの図面に入れることが多いが、先に確認申請を出す場合は、単独の図面になる場合がある。
電灯平面図ではスイッチと照明器具がどう対応しているか分かりづらい。電気施工者でもすべて読み取れないこともあり、現場で発電機設備図面
消防関係では非常用発電機がある。特定防火対象物（給排水設備・消防設備編を参照）で 1,000m² を超える建物に対して必要になる。

発電機容量計算書、仕様、姿図が確認申請時の図面として必要になる。非常用発電機は、消防設備だけではなく機械排煙用の排煙ファンの電源としても使用される。
非常用照明の電源としては、一般的には蓄電池内蔵型が使用さの打ち合せは必要である。

れるが、規模が大きくなると別置型蓄電池のほうが割安になる。

コンセント平面図

避雷針設備図面

照明と同じく単相回路であり同じ分電盤に接続されるので、同じ図

高さ20mを超えると避雷針が必要になる。屋上平面図に避雷針や面にしても問題ないのだが、どちらも量が多く、1 枚の図面にする避雷導体、1 階平面図に接地極を記入する。カバー範囲を書く立面と煩雑になってしまうため、分ける方が一般的である。

図（2 面）が必要になる。

弱電平面図

電気の設計は、はじめに単独回路の確認、一般コンセント、照明負、電話、インターネット、インター
住宅ではテレビ（アンテナを含む）荷を算出し、分電盤の回路数を決め、動力の容量を確認し、高圧でホン、電気錠などの図面を1 枚の図面に書くことが多い。場合にあれば変圧器（トランス）の容量を、そして引込み幹線サイズを決めよってはケーブルテレビの引込みなども一緒にする。ていく。照明、コンセントも、動力容量も電気設計者は自分で決め各弱電には引込みや分配に弱電盤が必要になるが、住宅用であればることができない内容である。建築が決まり、設備容量が決まり、パナソニックのマルチメディアポートのようなものが便利である［図1］。

はじめて電気の設計に取りかかることができる。内容が多いにも関、電話交換機（PBX）、大きめの建物では電話引込み端子盤（MDF）

わらず、短時間で設計しなくてはならないので、電気の設計が設計

2015.9Ke n c h i k u s h i

37

講 座CPD

電気温水器 1ø100V1300W（電気ポット用）

2.0（IHコンロ用）

タED

ヨカ
ET

2ET（ｷ）ETワ

52ET（ｷ～ｹ）
LL

117（ｸ）ヲC(PF16)C

ヌ2ロ
CET14（電気ヒーター用）

L
22ET（ｹ）46イWH

リ（ｱ,ｴ,ｽ,ｾ）

ハ

ホ

ニ

5.5

1ED(ｱ）ル

ヘ

2チ(ｵ）

ト
図 2 電気図面の例

期間に間に合わなくなることが出てくる。難しいかもしれないが、ホ

分電盤の電灯回路 1 番に接続、2 点鎖線はこの図では天井内配電気だけ3日延ばすというようなことができないであろうか。

線、Fケーブル2 本、サイズ 2mmを示す。電線は通常 2 本なので、本数は記入しない。
ヘ

電気図面を読んでみる

分電盤のコンセント回路で 2 番の回路に接続、照明回路と違い3 本線になっているのはアース付コンセントがあるからである。この建物は小さいので、照明回路、一般コンセント回路それぞれ 1 回

上記の図面は木造、平屋の小さな物件の一部である［図 2］。引込み線になっている。

から照明、コンセント、弱電の平面が 1 枚の図面に書かれているのトで、説明用としてはちょうどよい。もちろん、これだけですべてが表ボックスで分岐する。このケーブルジョイントボックスは木造の天現されているわけではないが、こんなことが書かれているのだとい井内で使われることが多い。

うことを感じ取っていただければ十分である。

チジョイントボックス…電線を分岐するときには必ずジョイント矢印が上を向いているので、配線が下から上に立ち上がっていることを示している。下向きの場合は立ち下がり配線を示す。上の
イ 電気の引込み、および電力計…この図面では外壁で受けている階の平面図に続いている。

が、敷地内に電柱（1 号柱）を建てて受電し、以降、地中配線で建物

リ 壁付 2 口コンセント、横もしくは縦に並んで電話、LANのアウト内に引込むことが多い。メーターを取り付けられるスッキリポール

レットが並んでいることを示す。最近はマルチメディアコンセントが便利である［図 3］。WHは電力計の意味である。とし、1 枚のプレートに収めている。

ロ

幹線…メーターから分電盤までの幹線、CETケーブル、サイズ

ヌ スイッチが4 個、壁に付いているスイッチの回路数に応じて配14mm²、実線は天井内配線、斜線は 3 本線を示す。3 本線から単線の本数が増える。

相三線 100V／200Vで引き込まれていることがわかる。

ル スポットライト…（ア）（ア）
は ヌにあると対応していることを示す。

ハ 分電盤…回路番号 11 番まであるので、予備回路ともで 16 回路

この（ア）の記号は省力されることがあり、その場合は現場で電気工程度の分電盤になる。

事業者と確認する必要がある。

ニ 接地極…住宅では接地棒を使用する。実線は床隠蔽配線、斜線

ヲ ダウンライト…○で書くことも多く、凡例や姿図で確認したほうはアース線なので 1 本線を示す。

がよい。

38 Ke n c h i k u s h i

2015.9ワ

蛍光灯型棚下灯…背中にコンセントのような黒線がなく、壁ではなく天井に付いていることが分かる。
カ アース端子付専用コンセント…用途や電気容量がはっきりしている時は、図のように記入する。ETはアース端子付の意。このよう確認申請に必要な図面と消防設備の対応に脇に記号を付けることにより、コンセントの種類が分かる。一般

確認申請に必要な事項は建築基準法により決められている内容でコンセント回路と違い、他と接続しないで分電盤に向かっている。

あり、電気では非常照明、電源別置型であれば蓄電池などの予備電

換気扇…ここでは壁付型換気扇を示し、コンセントと対になっ源設備、避雷針設備、排煙ファンがあればそれに対する電源供給、ている。換気扇のように回っているか分かり難いスイッチの場合は、常時開の防火戸に対する感知器および信号配線がこれに当たる。

ヨ脇にパイロットランプ付であることを示すLを記入する。

基準法による規定にはないが、電力引込みや幹線図面が求めら

タ 上の階で電話線を壁で受け、この階の天井に配線が出て リ の電れることが多い。最近、区画貫通処理について厳しく指摘される。

話のアウトレットに接続されている。□は保安器収納箱を示す。弱消防法に関わることに関しては、確認申請と同時に図面を提出

電であるがアースをとっている。弱電なので ニ のアース線よりサイする必要があるが、消防設備（誘導灯、自動火災通報知機、非常放送、ズが細くなっている。

非常電源など）に関する事項は消防法による規定なので、確認申請そのほかにエアコンの200Vコンセント、照明 3 路スイッチ、住には当たらない。消防同意といい、確認申請と違い許可ではない。

宅用火災警報器、天井扇風機の記号などもあるが説明を省略した。

あくまでも消防署のチェックであるが、消防署により求められる内容が違う。簡単なところでは、申請用紙に設置する消防設備、たと3000

えば誘導灯の項目に〇を付けるだけというところもあった。厳しい

電灯

ところでは圧力計算書、アイソメ図を求められたこともある。

引締碍子（別途）

100

引留フック
電話
スッキリフック電話用

消防の許可は、消防設備士の資格を持ったものが「設置届」を提出して、最終的に判断される。

約 1000

600

100

スッキリキャップ

足場ボルト（別売）
上部柱 ø113.4 t2.3

スッキリボックス
7313 型

さじ・こうぞう下部柱 ø113.4 t3.2

50mm 以上

300

600

2100

1170

4000

900

H=51307000

ジョイントカバー

コンクリート立ち上げ部
水切り勾配
GL 表示ラベル
アース端子ねじ宅地
コンクリート根巻基礎

TEL 分電盤（標準的な地盤の場合）

ø550
電話配管セット◀引込線はポールで受けて地中から屋内へ

図 3 スッキリポールと配線イメージ（出典…パナソニックHP）（有）1973 年 東 海 大 学 建 築 学 科 卒 業。
テーテンス事務所入社。取締役副所長を経て、現在テーテンス事務所監査役。
「彩の国 ふれあいの森林科学館・宿泊（設計…片山和俊）、「感覚ミュージア棟」（設計…六角鬼丈）（設「下関唐戸市場」、ム」
計…池原義郎）（設、「大館市立総合病院」
計…岡田新一）などの設備設計に従事

自習型認定研修の設問
設問 1

設問 2

電気設備として確認申請に必要ない項目は次のどれか。

自動火災報知設備を設計するにあたり、必要ない情報は次のどれか。

a. 安全性に係わる問題なので洗濯機のコンセントはアース付である旨を記入する。

a. 感知器連動常時開防火戸の位置

b. 電池内蔵型非常照明は電池を内蔵しているが、充電用電源として一般回路から電源を接続する必要がある。
c. 消防設備については建築基準法に規定がない内容でも確認申請時に図面を提出しなくてはならない。

b. 無窓の居室かどうか
c. 露出している梁、折上げ天井など、天井の凹凸の形状

認定教材の設問への回答は、CPD 情報システムのページ

https://jaeic‑cpd.jp/にアクセスのうえ、お願い致します。
※不正解の場合は、単位に登録できない場合があります。

2015.9Ke n c h i k u s h i 39