［原因と対策の報告の公表文（様式２）］

伊方発電所から通報連絡のあった異常に係る原因と対策の報告について（令和４年３月分）
Ｒ４.７.11
原子力安全対策推進監
電話番号 089-912-2352
１

四国電力㈱から、伊方発電所で令和４年３月に発生した１件の設備の異常に係る原因と対策の報告がありましたので、お知らせします。

［報告書の概要］
県の発生
公表 異常事項
原因
対策
年月日
区分
Ｂ 使 用 済 燃 料 ４ .３ .18
使 用 済 燃 料 ピ ッ ト 監 視 カ メ ラ の (1) メ ー カ に お い て 、 サ ー バ の 負荷を低減させるため、「ハーピット監視定期点検（月例点検）を実施中ドディスクの省電力設定」、カメラの異に、当該カメラが正常に動作しな「ＣＰＵの省電力設定」及び常いことを保修員が確認したため、「高速起動設定」の無効化を（３号機）
伊方発電所原子炉施設保安規定に実施した。また、当該対策を定める運転上の制限から逸脱し実施したサーバについて、事た。
象発生時に取り替えた予備品
現地を確認したところ、当該カと の 交 換 を実 施 し た 。
メラシステム制御盤のサーバの故
障 に よ り 、 カ メ ラ 画 像 が 当 該 監 視 (2) 同 じ メ ー カ が 納 入 し た 類 似 設
備２台（当該サーバを除く）
カメラ表示モニタに表示できなくのサーバについても、サーバな っ た も のと 推 定 し た。の負荷を低減させる対策を実そのため、当該サーバを予備品施した。に交換後、画像表示状態に問題がな く 、 設 備 に 異 常 が な い こ と を 確 (3) 予 備 品 に 対 し て も 、 サ ー バ の負荷を低減させる対策を実施
認し、運転上の制限の逸脱から復した状態で保有し、本設備に帰 し 、 通 常状 態 に 復 旧し た 。
異常が確認された場合は速や調査の結果、偶発的に発生したか に 取 替 えを 実 施 す る。
フリーズ時に、サーバの負荷が一時 的 に 上 昇 し た こ と が 起 因 と な (4) メ ー カ に 対 し 、 今 後 購 入 す る
サーバについては、サーバのり、サーバがバックアップデータ負荷を低減させる対策を標準の生成に失敗あるいは生成された設定とすること及び設定したバックアップデータの破損によ
内容が購入時の成績書にて確り、起動時にバックアップデータ
認 で き る こと を 要 求 した 。
を正常に読み込めず、ＯＳが自動修復を試みていたため再立ち上げに時間を要したものであると推定した。
また、当該カメラのアプリケーションソフトウェアは正常に動作し、異常は見られないことから、アプリケーションソフトウェアの故障ではなくＯＳに依存する異常で あ る と 判断 し た 。

※ 令 和 ４ 年 ３ 月 18 日 に 発 生 し た 「 一 次 冷 却 材 中 の よ う 素 濃 度 の 上 昇 」 、 令 和 ４ 年 ５ 月 ４ 日 に 発 生し た 「 風 向 風 速 計 変 換 器 の 不 具 合 」 、 令 和 ４ 年 ６ 月 13 日 に 発 生 し た 「 エ タ ノ ー ル ア ミ ン 排 水 処理 装 置 の 電 解 槽 供 給 ポ ン プ の 不 具 合 」 、 令 和 ４ 年 ６ 月 25 日 に 発 生 し た 「 空 冷 式 非 常 用 発 電 装 置の充電器の不具合」、「高圧圧縮棟の空調用冷水コイルユニットからの水漏れ」及び令和４年６月 27 日 に 発 生 し た 「 主 変 圧 器 及 び 所 内 変 圧 器 の 保 護 継 電 装 置 の 不 具 合 」 に つ い て は 、 現 在 、 四
国電力㈱において調査中であり、「伊方原子力発電所異常時通報連絡公表要領」に基づき、原因と 対 策 の 報告 書 を 受 理後 、 来 月 以降 に 公 表 しま す 。

２

県としては、伊方発電所に職員を派遣し、対策が適切に実施されていることを確認しています。

原子力発第２２１６８号
令和４年 ７月 ６日

愛 媛 県 知 事
中 村 時 広殿

四国電力株式会社取締役社長 社長執行役員
長 井啓介

伊方発電所における異常時通報に係る原因と対策の報告書の提出について当社から通報連絡した以下の事象につきまして、その後の調査結果がまとまりましたので、安全協定第 11 条第２項に基づき、別添のとおり報告いたします。
今後とも伊方発電所の安全・安定運転に取り組んでまいりますので、ご指導賜りますようお願い申しあげます。

別添資料１．伊方発電所第３号機 使用済燃料ピット監視カメラの異常について
以上

別添資料－１

伊方発電所第３号機
使用済燃料ピット監視カメラの異常について

令 和 ４ 年 ７ 月
四国電力株式会社

１．件

名
伊方発電所第３号機

使用済燃料ピット監視カメラの異常について

２．事象発生の日時
令和４年３月１８日

１１時２２分

３．事象発生の設備
伊方発電所第３号機

使用済燃料ピット監視カメラ

４．事象発生時の運転状況
３号機 通常運転中（電気出力９２３ＭＷ）

５．事象の発生状況
伊方発電所３号機は、通常運転中のところ、使用済燃料ピット監視カメラ※１の定期点検（月例点検）※２を実施中に、当該カメラが正常に動作しないことを保修員が確認したため、３月１８日１１時２２分、伊方発電所原子炉施設保安規定※３（以下、「保安規定」という。）に定める運転上の制限※４から逸脱した。
現地を確認したところ、使用済燃料ピット監視カメラシステム制御盤※５のサーバ※６の故障により、監視カメラの画像が使用済燃料ピット監視カメラ表示モニタ※７に表示できなくなったものと推定した。
（添付資料－１、２）
そのため、当該サーバを予備品に交換後、監視カメラの画像表示状態に問題がなく、設備に異常がないことを確認し、同日１４時５７分に運転上の制限の逸脱から復帰し、通常状態に復旧した。
なお、使用済燃料ピットの監視は、監視カメラ以外にも通常使用している水位計および温度計を設置していることから、本事象の発生から復旧までの間の監視に問題はなかった。また、本事象によるプラントへの影響および周辺環境への放射能の影響はなかった。
※１

使用済燃料ピット監視カメラ
重大事故等時に赤外線サーモカメラ（対象物から出ている赤外線放射エネルギーを検出・可視化するカメラ）にて使用済燃料ピットの温度を監視するもの。
1

※２

使用済燃料ピット監視カメラの定期点検（月例点検）
保安規定に基づき、１回/月の頻度で使用済燃料ピット監視カメラが動作不能でないことを確認する点検。

※３

伊方発電所原子炉施設保安規定
原子力発電所が運転中および停止中に事業者が実施すべき事項や、従業員等への保安教育の実施方針など原子力発電所の保安のために必要な事項が定められているもの。

※４

運転上の制限保安規定では、安全機能を確保するために必要な機器の台数等を「運転上の制限」として定めており、使用済燃料ピット監視カメラは所要数を１個とし、使用済燃料ピットに燃料体を貯蔵している期間に動作可能であることを求めている。
一時的にこれらを満足しない状態が発生すると、運転上の制限からの逸脱に該当し、速やかに保安規定で定める措置（使用済燃料ピットの水位、温度に異常がないことの確認および使用済燃料ピット監視カメラを動作可能な状態に復旧する措置の開始等）を実施する。

※５

使用済燃料ピット監視カメラシステム制御盤
使用済燃料ピット監視カメラからの信号をサーバに取り込み、中央制御室の使用済燃料ピット監視カメラ表示モニタへ画像を伝送する装置。

※６

サーバ
ネットワーク上で他のコンピュータ等へ情報やサービスを提供するコンピュータ。今回の当該サーバは、上記システムの中核機器。

※７

使用済燃料ピット監視カメラ表示モニタ
中央制御室において使用済燃料ピット監視カメラの画像を表示するモニタ。

６．事象の時系列
３月１８日
９時５５分
１０時００分頃１０時１３分

使用済燃料ピット監視カメラの定期点検（月例点検）作業開始。
使用済燃料ピット監視カメラの正常動作を確認後、当該サーバのシャットダウン操作を実施したところ、終了画面の状態でフリーズした。
当該サーバが終了画面の状態から変化しないため、強制シャ2１１時０８分
１１時２２分

１２時４９分
１３時０８分
１３時２１分
１４時０５分
１４時４７分
１４時５０分
１４時５７分

ットダウンを実施し、再立ち上げ操作を実施したところ、起動画面の状態のままとなった。
当該サーバの強制シャットダウン・再立ち上げ操作（２回目）を実施したが、起動画面の状態のままとなった。
状態に改善が見られないことから当該サーバの不具合を確認。使用済燃料ピット監視カメラの保安規定に定める運転上の制限を逸脱。
当該サーバをシステムから切り離し。
当該サーバを予備品に取替実施。
取り替えたサーバを起動後、使用済燃料ピット監視カメラ表示モニタの画像が良好であることを確認。
取り替えたサーバを含めた使用済燃料ピット監視カメラについて健全性確認試験実施。
確認試験完了。
再度、使用済燃料ピット監視カメラの定期点検（月例点検）を実施。
使用済燃料ピット監視カメラの定期点検（月例点検）を実施
し、問題がないことから、保安規定に定める運転上の制限の逸脱から復帰を宣言（通常状態に復旧）。

７．調査結果
当該サーバの不具合について、以下の調査を実施した。
（１）事象発生時の状況調査
ａ．作業の状況
使用済燃料ピット監視カメラの定期点検（月例点検）を開始し、使用済燃料ピット監視カメラが正常に動作していることを確認した。その後、メーカから推奨されている定期的なサーバのシャットダウン・再立ち上げを実施するために、当該サーバのシャットダウン操作を実施したところ、終了画面の状態でフリーズが発生し、正常にシャットダウンができない状態となった。
その後、強制シャットダウン操作にてシャットダウンはできたものの、再立ち上げ操作を実施しても起動画面のまま立ち上がらない状態となったことから、使用済燃料ピット監視カメラの保安規定に定める運転上の制限を逸脱したと判断した。
ｂ．使用済燃料ピットの監視状況
使用済燃料ピットの監視は、監視カメラ以外にも通常使用している水位計および温度計を設置していることから、本事象の発生から復旧までの間の監視に問題はなかった。
また、保安規定の運転上の制限からの逸脱後、保安規定に定められてい3る措置として、使用済燃料ピット水位が EL31.7m 以上および水温が 65℃以下であることを確認し、問題はなかった。
ｃ．当該サーバの状況
当該サーバが起動しない間、使用済燃料ピット監視カメラ表示モニタは、起動画面のまま動作しない状況となったことから、当該サーバの不具合であると判断した。
（添付資料－２）（２）当該サーバの状況調査
ａ．現地確認結果
当該サーバをシステムから切り離した状況で起動したところ、起動画面の状態から約４時間経過した後に起動し、正常に動作することを確認した。
その後、複数回シャットダウン・再立ち上げの操作を実施したが、事象発生時のような起動画面のまま動作しない状況は確認されず、速やかに起動することを確認した。
ｂ．メーカ調査結果
当該サーバをメーカに送付し調査を実施した。
（ａ）当該サーバの動作確認
当該サーバを複数回シャットダウン・再立ち上げ操作を実施したが、正常に起動し異常はなく、再現性はなかった。また、メーカ標準の診断ツールにてハードウェアおよびハードディスクの診断を実施したが異常は確認されなかった。
（ｂ）当該サーバのエラーログ調査
当該サーバのエラーログを調査したところ、以下のエラーログを確認した。
・ サーバに問題が生じ、フリーズした際に生成されるバックアップデータについて、生成が失敗したこと、あるいは破損したことを示すログ。
・ 突然サーバの電源が落ちたこと、またはフリーズが発生したことを示すログ。
（ｃ）使用済燃料ピット監視カメラのアプリケーションソフトウェア
使用済燃料ピット監視カメラのアプリケーションソフトウェアについは、代替カメラを使用して試験した結果、問題なくカメラの制御ができていた。
調査結果を踏まえ、メーカから以下の回答があった。
・ 偶発的に発生したフリーズ時にはサーバがバックアップデータを4生成し、次回起動時にバックアップデータを読み込みサーバが立ち上がることとなるが、本事象では「ハードディスクの省電力設定」、「ＣＰＵの省電力設定」および「高速起動設定」の設定が有効になっていることによってサーバの負荷が一時的に上昇したことが起因となり、サーバがバックアップデータの生成に失敗あるいは生成されたバックアップデータの破損により、起動時にバックアップデータを正常に読み込めず、ＯＳ※８が自動修復を試みていたため再立ち上げに時間を要したものと推定される。
・ 使用済燃料ピット監視カメラのアプリケーションソフトウェアは正常に動作し、異常は見られないことから、本事象はアプリケーションソフトウェアの故障ではなくＯＳに依存する異常であると判断した。
・ エラーログの結果から、サーバの負荷を一時的に上昇させた可能性のある「ハードディスクの省電力設定」、「ＣＰＵの省電力設定」および「高速起動設定」について、それぞれ無効化対策を実施することで、サーバが使用可能な状態になったと判断したことから、当該サーバを返送する。
※８

ＯＳ
オペレーティングシステム。コンピュータ上で基本的な機能を担うソフトウェアのこと。

（３）保守状況の調査
当該サーバを含む使用済燃料ピット監視カメラの定期点検は、以下のとおり実施している。
ａ．定期点検（月例点検）（ａ）至近の点検
・令和４年２月１８日（ｂ）点検周期・１回／月（ｃ）点検内容
・カメラが動作不能でないことを使用済燃料ピット監視カメラ表示モニタにて確認し、異常はなかった。
（サーバのシャットダウン・再立ち上げ操作を含む）
ｂ．定期点検（定期事業者検査）（ａ）至近の点検
・令和３年８月２０日（伊方３号機第１５回定期事業者検査）（ｂ）点検周期・１回／１定検5

（ｃ）点検内容
・カメラ機能試験(サーバのシャットダウン・再立ち上げ操作を含む)
・外観目視点検・赤外線温度指示確認
・部品取替（サーバの取替は４定検に１回であり、伊方３号機第１５回定期事業者検査にて当該サーバの取替を実施）（４）過去の類似事象
伊方発電所における過去事象を調査したところ、類似事象がないことを確認した。
（５）類似設備の調査
伊方発電所において、当該サーバと同じＯＳを使用している機器のうち、保安規定に基づく定期点検（月例点検）でサーバのシャットダウンを実施している機器はなかった。また、当該サーバと同じメーカが納入したサーバについて調査したところ、２台（当該サーバを除く）を確認した。
・海面監視カメラ※９・火災監視カメラ※１０※９海面監視カメラ津波発生時に津波の襲来状況を監視するカメラ。

※１０

火災監視カメラ
建屋屋上の火災を監視するカメラ。

８．推定原因調査結果により、本事象は偶発的に発生したフリーズ時に、サーバの負荷が一時的に上昇したことが起因となり、サーバがバックアップデータの生成に失敗あるいは生成されたバックアップデータの破損により、起動時にバックアップデータを正常に読み込めず、ＯＳが自動修復を試みていたため再立ち上げに時間を要したものであると推定した。また、使用済燃料ピット監視カメラのアプリケーションソフトウェアは正常に動作し、異常は見られないことから、本事象はアプリケーションソフトウェアの故障ではなくＯＳに依存する異常であると判断した。

９．対策（１）メーカにおいて、サーバの負荷を低減させるため、「ハードディスクの省電力設定」、「ＣＰＵの省電力設定」および「高速起動設定」の無効化を実施した。また、当該対策を実施したサーバについて、事象発生時に取り替えた予備品との交換を実施した。
6

（２）類似設備である２台（当該サーバを除く）のサーバについても、サーバの負荷を低減させる対策を実施した。
（３）予備品に対しても、サーバの負荷を低減させる対策を実施した状態で保有し、本設備に異常が確認された場合は速やかに取り替えを実施する。
（４）メーカに対し、今後購入するサーバについては、サーバの負荷を低減させる対策を標準設定とすること、および設定した内容が購入時の成績書にて確認できることを要求した。

以

7

上

添付

資料

添付資料－１

伊方発電所第３号機
概略系統図

使用済燃料ピット監視カメラシステム

添付資料－２

伊方発電所第３号機
現地状況写真

使用済燃料ピット監視カメラシステム

8

添付資料－１9添付資料－２

伊方発電所３号機 使用済燃料ピット監視カメラシステム 現地状況写真

故障箇所

使用済燃料ピット監視カメラシステム制御盤（左：扉開放前、右：扉開放後）

サーバ（取外した状態）

使用済燃料ピット監視カメラ表示モニタの状況（事象発生時）

10