工事説明書
ＣＧ－２０５ＳＬ工事をされる方へ◎この「工事説明書」をよくお読みになり、正しく据え付けてください。
◎工事完了後、試運転をして異常がないことを確認して、お客様に使用方法・点検について十分に説明してください。
◎この「工事説明書」は「取扱説明書」と一緒に必ずお客様にお渡しください。

もくじ
1 安全上のご注意……………………………… 22 開こん ……………………………………… 32-1 付属品………………………………… 32-2 オプション品………………………… 33 据え付け……………………………………… 43-1 据え付け場所の選定………………… 43-2 据え付けかた………………………… 54 ガス配管……………………………………… 64-1 施工前の準備………………………… 64-2 ガス配管の施工……………………… 75 電気配線……………………………………… 85-1 電気配線工事の注意事項…………… 85-2 電源の接続…………………………… 95-3 温風暖房機との接続……………… 105-4外部インターロック…

（不完全燃焼警報ユニット）の接続… 115-5 CO2 コントローラー…
5-65-7・複合環境制御盤との接続…… 12連動インターロックの接続……… 13警報出力の接続…………………… 136 燃焼空気取入口の施工…………………… 147 工事完了後の確認………………………… 158 試運転 …………………………………… 168-1 試運転……………………………… 16…………………………………… 189 仕様
9-1 外形寸法図………………………… 189-2 設置参考図………………………… 199-3 電気結線図………………………… 202017年12月

031638000C

1 安全上のご注意■この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しく施工してください。
■ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容ですので必ず守ってください。

危険（DANGER）

必ず行う

バーナーが着火しないときや途中で消えたとき、５分以上待ってから点火操作する
すぐに点火すると機器内に残ったガスに異常着火し、大きな音がして機器が変形するおそれがあります。
変形によるすき間ができたときは、使用を止め修理を依頼してください。
点火しにくいことがたびたび発生する場合は、修理が必要です。お買い上げの販売店、またはお近くのネポン営業所に連絡してください。

警告（WARNING）
CO2施用以外に使用しない暖房機として使用しない
禁止

予想しない事故が発生するおそれがあります。

必ず行う

危険物の周辺に設置しない爆発や火災のおそれがあります。
禁止

据え付け工事は販売店に依頼する据え付けや移設工事は販売店または専門業者に依頼し、お客さまご自身ではおこなわないでください。
施工不備があると感電や漏電、火災、事故などのおそれがあります。
可燃物の周辺に設置しない火災のおそれがあります。

禁止

必ず行う

ガス配管はガス漏れがないように施工する
ガス漏れによる爆発、火災のおそれがあります。

必ず行う

確実に屋外から燃焼用空気を取り入れる
不完全燃焼や異常燃焼などの事故のおそれがあります。

必ず行う

ガス配管は金属製配管を使用する
ゴムホースなどを使用するとガス漏れのおそれがあります。
必ず金属配管を使用してください。

注意（CAUＴION）
アース（D種接地）工事を確実に必ず行う
感電や故障のおそれがあります。
アース線を必ず接続する

2

指定以外の部品を使用しない事故や故障のおそれがあります。
禁止

2 開こんお願い●開梱時に機器を横倒しにしたり、乱暴に扱ったりしないでください。

2-1 付属品■次の部品があることを確認してください。

ソケット 1/2B
＜1個＞

取扱説明書
＜１冊＞

取扱工事説明書（本書）
＜1冊＞

工事

説明説明書書➡7ページ4-2　 参照

2-2 オプション品■オプション品をご用意しています。
品名

型式

CO2コントローラー
複合環境制御盤不完全燃焼警報ユニット

お知らせ

備考

C G C シリーズ

AC200V 単 相 50/60Hz
アグ リネット対 応

M C - 6 0 0 0 シリーズ

AC200V 単 相 50/60Hz
アグ リネット対 応

SG-35●オプション品については、お買い上げの販売店、またはお近くのネポン営業所にお問い合わせください。

33 据え付け注意

据え付け工事は販売店に依頼する据え付けや移設工事は販売店または専門業者に依頼し、お客さまご自身ではおこなわないでください。施工不備があると感電や漏電、火災、事故などのおそれがあります。
基礎工事は確実に行う
転倒や火災のおそれがあります。
機器は専用架台、または金属以外で不燃性のしっかりした床面に設置する転倒や火災のおそれがあります。

3-1

据え付け場所の選定
危険物の周辺に設置しない爆発や火災のおそれがあります。

警告

可燃物の周辺に設置しない火災のおそれがあります。
可燃物とは図の示す距離を確保してください。

0.6m 以上

必ず行う

注意

1.5m 以上

1.0m 以上

0.6m 以上

0.6m 以上

火災予防条例、電気設備に関する技術基準、電気工事は、それぞれ指定の工事業者に依頼するなど法令の基準を必ず守る
法令違反になる場合があります。
施工不備により感電、漏電、動作不良、火災などのおそれがあります。
暖房機の上に設置しないでください
機器の故障や事故のおそれがあります。

■電気工事などの付帯工事のできる場所を選定してください。
■以下の場所には据え付けないでください。
◎水平でない場所、不安定な場所◎◎40℃を超える高温の場所◎◎屋外◎ （ハウス外）◎換気扇などの影響で、機器の給排気に支障をきたす◎
場所◎不安定なものを載せた棚などの下◎◎燃焼空気取入口のない場所◎◎出入口などの付近で避難の支障となる場所◎◎設置後の保守管理が行えない場所◎◎電気工事などの付帯工事ができない場所◎◎火災予防条例上の可燃物との離隔距離が◎とれない場所◎常時結露するような場所◎4◎騒音公害になる場所◎
ブロック塀などが近くにある場合、音が反射して大きくなることがあります。隣家からなるべく離して設置してください。隣家と接して機器を設置する場合は、遮音工事をしてください。
◎法律に従って、ガスボンベを安全に設置できない場所◎◎標高1,000ｍ以上の高地
◎

据え付け

3-2

据え付けかた■付近に燃えやすいものがないことを確認した後に、据え付けてください。

❶梱包材を取り外す
梱包材は必ず取り外してください。火災のおそれがあります。

❷機器は専用架台、または金属以外で不燃性のしっかりとした床面※に設置する※コンクリート・ケイ酸カルシウム（ノンアスベスト）など❸アンカーボルトで固定する
転倒しないように、しっかりと固定してください。

5

4 ガス配管警告
注意

ガス配管はガス漏れがないように施工する
ガス漏れによる爆発、火災のおそれがあります。
ガス配管は金属製配管を使用する
ゴムホースなどを使用するとガス漏れのおそれがあります。
必ず金属配管を使用してください。
適切なガスボンベの本数を使用する
本数が少ないと、ガス不足による異常燃焼や不着火のおそれがあります。

4-1 施工前の準備図に記載されている機器を必ず設置してください。

ガスメ ーター(マイコンメーター)

ガス元栓
配管用鋼管（ ＳＧＰ）
低圧用調整器
自動切替装置ガスＡ

Ａ

50kgボン ベ×最低本数

ＢＢ

50kgボン ベ×最低本数

プロパンガスボンベの本数■プロパンガスは、ボンベの容量および外気温によりボンベ内の蒸気圧が変化します。
■設置する地域の外気温に応じて、表の本数以上を設置してください。
プロパンガスボンベの最低必要本数

気温

必要本数

5℃

2本

0℃

4本

－5℃

4本

ガスメーター（マイコンメーター）■ガスメーター（マイコンメーター）は、ガス使用中に震度5以上の地震が起きたときやガス配管中に異常が起きたときに自動的にガスを遮断します。

プロパンガス自動切替装置■自動切替装置とは、設置例のようにＡボンベの蒸気圧が低下した場合に、Ｂボンベに自動的に切り替わり、ガスを供給する装置のことです。
■Ｂボンベに切り替わっている間にＡボンベを交換することにより、「不着火」や「失火」がなくなります。

6ガス配管4-2

ガス配管の施工■ガス配管は図のように金属配管で施工します。
グロウエアにはソケット1/2B（付属品）で接続してください。ねじ接続です。
■機器本体の近くまでガス配管を施工したら、機器の近くにガスの元バルブを必ず取り付けてください。
■機器本体のガス配管接続口への配管施工は、バーナーメンテナンスなどができるようにユニオンやガス用フレキ管を使用してください。
製品組み込み範囲

メイン
検圧口

施工範囲
メイン
メイン
遮断弁
遮断弁
メイン
（2）
（1）
ガバナー

バーナー

ガス圧
ガス圧計 スイッチＰＩ

ガス元バルブ ガスＧ
ストレーナー

ＰＳ
ガバナー
マイコン
メーター

プロパン
ガス供給

メイン複合弁
ガス供給圧力
ガス圧力 2.75kPa(2.5～2.75kPa)
ガス流量 1.02 kg/ｈ（0.51ｍ3Ｎ/ｈ）※ユニオン、またはガス用フレキ管など

お願い●ゴムホースは絶対に使用しないでください。
●ガスメーター（マイコンメーター）を必ず設置してください。

7

5 電気配線警告注意配電盤に漏電遮断器を必ず設置する
感電のおそれがあります。
アース（D種接地）工事を必ず行う
感電や故障のおそれがあります。
電源は専用回路を設ける
動作不良による異常燃焼など事故のおそれがあります。

■電気工事は電力会社の指定工事業者が行い、電気設備に関する技術など法令を必ず守ってください。
■この製品はAC200VおよびAC100Vの電源が選択できます。
■扉を開け、図の端子台を使用します。

11８端子台10９リレー

バーナーコントロールリレー基板

12134
A
５Ｂ
Ｃ
Ｒ
100V

内部
100V電源用コネクタ

Ｓ

１００Ｖ ２００Ｖ

６

アース取り付け位置

5-1 電気配線工事の注意事項
以下の注意点を守って、配線を接続してください。
◎主電源は漏電ブレーカーを設け、専用の配線遮断器に電源を接続してください。
◎◎電源工事は電気設備の技術基準に従い、電気工事士の資格をもった方が行ってください。
◎◎AC100Vを使用するときは専用の電源コンセントを設けてください。
◎◎感電事故を防止するため、アース工事◎（D種接地工事、接地抵抗100Ω以下）をしてください。
型式
電源電圧8CG-205SL
AC200V/100V

単相ブレーカー容量

フレーム 30A/15A

配線長さ

全長80m以下

配線太さ

VCTF2.0ｍｍ２

電気配線

5-2電源の接続

AC200Vを使用する場合

１００Ｖ ２００Ｖ

６Ｂ

200V電源を端子R・Sに接続してください。

ＣＲ
Ｓ

1011８９AC100Vを使用する場合

1213❶CN1コネクターを、100V電源用コネクターと接続する

A
５CN1

バーナーコントロール
リレー基板

10６11Ｂ

８Ｃ

９Ｒ

12Ｓ

13100V

バーナーコントロール
リレー基板

4A

AC100Vの場合

５６Ｂ
Ｃ
Ｒ

CN1Ｓ

１００Ｖ ２００Ｖ❷100V電源を端子B・Cに接続する

お願い

１００Ｖ ２００Ｖ

CN1コネクターから200V電源用コネクターを取り外し、100V電源用コネクターと接続します。

4●必ずコネクターの接続を切り替えてください。切り替えないと、故障の原因になります。

9電気配線

5-3

温風暖房機との接続■温風暖房機（ハウスカオンキ）をご使用の場合は、必ず接続してください。
■グロウエアの燃焼と連動して、ハウスカオンキの送風機が運転します。
ＣＯ２濃度のムラの軽減や、グロウエアの運転状態を送風機の運転で確認できます。

❶グロウエアの端子⑧・⑨（無電圧接点出力）と、ハウスカオンキのファン入力端子とを接続する
ハウスカオンキ制御盤内の電気結線図銘板でファン入力端子を確認してから施工してください。
グロウエア 制御盤

ハウスカオンキ制御盤内
ファン入力端子に接続

1011８９12134A

10ＶＣＴＦ 0.75ｍ㎡80ｍまで

ハウスカオンキファン入力端子
型式

端子記号

20 ～ 27型

⑪、⑫

電気配線

5-4 外部インターロック（不完全燃焼警報ユニット）の接続■外部インターロック端子です。
■不完全燃焼警報ユニットや高温サーモなどの警報信号を接続すると、警報時にグロウエアを停止できます。
安全性を向上させることができます。

❶グロウエアの端子④・Aと、グロウエア 制御盤

高温サーモや不完全燃焼ユニットの無電圧接点外部機器の無電圧接点（ｂ接点）を接続する

1011８９12134A５ＢＣＲ
Ｓ

１００Ｖ ２００Ｖ

６

ＶＣＴＦ 0.75ｍ㎡80ｍまで❷グロウエアの外部インターロックの使用切り替えピンを「使用する」に差し替える

拡大
バーナーコントロールリレー基板

外部インターロック 外部運転スイッチ

CN29

使用しない
CN31

使用する

外部インターロックの動き

使用しない
CN30

使用する

使用時切断
ガス圧スイッチ

CN32◎無電圧接点が「開」になると作動して運転を停止し、リモコンの燃焼ランプが7回点滅（2秒間隔）します。
◎再運転するときは、異常原因を取り除き、リモコンの「電源スイッチ」を押して電源ランプが消灯してから、再度「電源スイッチ」を押してください。

11

電気配線

5-5 CO₂コントローラー・複合環境制御盤との接続■CO2コントローラーや複合環境制御盤を使用することにより、ハウス内のCO2濃度を調節できます。
■CO2コントローラーや複合環境制御盤はオプション品です。➡3ページ「2　-2　 オプション品」参照

注意

CO2コントローラー 1接点にグロウエアを2台以上接続しない誤動作し、不完全燃焼や異常燃焼など事故のおそれがあります。
他の外部入力の場合も、1つの接点に１つの機器だけを接続してください。
CO2センサーはグロウエアからできるだけ離し、ハウス内のCO2濃度を代表する場所に設置するセンサーを機器に近づけると、運転・停止の頻度が増えたり運転が長時間になったりして、機器や作物に障害をおこすおそれがあります。不完全燃焼や異常燃焼などの事故のおそれがあります。

❶CO2コントローラーや複合環境制御盤と、CO2センサーを設置する各機器の取扱説明書を参照して、設置してください。

❷グロウエアの端子⑤・⑥と、CO2コントローラーや複合環境制御盤の出力端子とを接続する
1011
CO2コントローラーや複合環境制御盤の型式により、接続する出力端子は異なります。
８表と、CO2コントローラーや複合制御盤内の電気結線図銘板とで出力端子を確認してから施工してくださ９い。
1213グロウエア 制御盤

出力端子4A

CO2コントローラー・複合環境制御盤出力端子５Ｂ
ＣＲＳ

１００Ｖ ２００Ｖ

６

ＶＣＴＦ 0.75ｍ㎡80ｍまで

型式

端子記号

CGCシリーズ

CO2(炭酸ガス)施用１、CO2(炭酸ガス)施用2MC-6000シリーズ

CO2(炭酸ガス)❸グロウエアの外部運転スイッチの使用切り替えピンを「使用する」に差し替える

拡大
バーナーコントロールリレー基板

外部インターロック 外部運転スイッチ

CN32

CN29

使用しない

使用しない

CN31

使用する

CN30

使用する

使用時切断
ガス圧スイッチ

電気配線は終了です。
運転するには試運転後の設定も必要です。
➡16ページ「8.試運転」参照
外部運転の動き
グロウエアのリモコン電源スイッチが ｢ON｣ のとき、◎端子台⑤-⑥間が ｢閉｣ になると、リモコンの電源ランプが点灯し、バーナーの燃焼（燃焼ランプ点灯）が始まります。
◎端子台⑤-⑥間が ｢開｣ になると、リモコンの電源ランプは消灯し、バーナーは燃焼停止（燃焼ランプ消灯）します。

12

電気配線

5-6 連動及び追加インターロックの接続■換気扇や暖房機の運転中、窓を開いているときに、グロウエアを停止できます。

❶グロウエアの端子⑫・⑬と、換気扇または暖房機を接続する◎換気扇とつなぐ場合、無電圧出力に接続しま◎す。

グロウエア 制御盤

◎暖房機◎
（ハウスカオンキ HK）とつなぐ場合、バーナー出力端子に接続します。

換気扇の無電圧出力、暖房機のバーナー出力端子、天窓制御盤のCO₂（炭酸ガス）
インターロック端子

1011◎窓の開閉と連動する場合、天窓制御盤◎（TSC）のCO2（炭酸ガス）インターロック端子に接続します。

８９1213◎各機器の電気結線図銘板を確認して施工して◎ください。

ＶＣＴＦ 0.75ｍ㎡80ｍまで

4A
５

ハウスカオンキ入力端子
型式

端子記号

20 ～ 27型⑮、⑯

連動インターロックの動き◎接点が◎「閉」になると、グロウエアは停止します。エラーは発生しません。
◎接点が◎「開」になると、グロウエアは自動的に運転を再開します。

5-7 警報出力の接続■機器に異常が発生したとき、バーナーコントロールリレーの警報出力接点（無電圧接点）端子間が閉じて、短絡状態になります。この接点を利用して、警報のための外部ランプや外部ブザーを作動できます。
■警報出力接点の警報内容◎停電復旧したとき◎◎不着火、失火したとき◎◎過熱防止装置、外部インターロック、温度ヒューズ、転倒時消火装置の回路が作動したとき◎◎バーナコントロールリレーに異常があるとき◎■警報出力接点容量AC100V

1A以下

■使用例
機器に異常が発生したとき、ランプまたはブザーなどを作動させる。

❶グロウエアの端子⑩・⑪を接続する◎接続する機器の電気結線図銘板を確認して◎施工してください。

グロウエア 制御盤

ランプ、ブザーなど

1011８９12ＶＣＴＦ 0.75ｍ㎡80ｍまで

13

6 燃焼空気取入口の施工
警告

燃焼空気取入口は閉そくしない場所に設置する
確実に屋外から燃焼用の空気を取り入れる
不完全燃焼や異常燃焼などの事故のおそれがあります。

■機器を安全に正しくお使いいただくために、燃焼空気取入口の施工は各市町村の火災予防条例に従い行ってください。

❶燃焼空気取入口となるハウス開口部を、機器の近くに設ける周辺の草などは取り除いてください。
燃焼空気取入口面積（相当角穴□）

269ｃｍ２（17cm□）❷降雪地帯は、雪よけを設ける
積雪で燃焼空気取入口をふさがないように、雪よけを設けてください。

内張カーテン
燃焼空気取入口

雪よけ

雪14

7 工事完了後の確認
注意

据え付け工事が正しくされているか確認する
施工不備があると感電や漏電、火災、事故などのおそれがあります。

工事が完了したら、必ずチェックリストの点検項目を確認してください。

点

検項目参照ページ

据え付け□

機器本体を屋内（温室内）に設置している□

床面は水平になっている□

機器前方1m以上、側方0.6ｍ以上の点検スペースを空けている□

機器上方に1.5ｍ以上のスペースを空けている□専用架台、または耐火性の土台（ブロックなど）に据え付けている□

転倒しないように固定している□

CO2吹出口や空気吸込口をふさいだり、ダクトなどを設置したりしていない

4 ページ～

ガス配管□

適正な本数のガスボンベを設置している□

金属配管で施工している（ゴムホースは使用禁止です）

6 ページ～

電気配線□

電源容量は十分である□

電気配線の太さ、長さ、ブレーカー容量は基準に適合している□

アース（D種接地）工事を確実に行っている□

電源（200V/100V）に合わせて配線している

8 ページ～
9 ページ

CO2コントローラーや複合環境制御盤で運転する場合□

CO2コントローラーの1つの接点に、2台以上のグロウエアを接続していない□

CO2センサーは、ハウス内のCO2濃度を代表する位置に取り付けている

12 ページ

燃焼空気取り入れ口の施工□

必要な大きさの燃焼空気取り入れ口を施工している

14 ページ

換気扇がある場合□同時運転することがないように、連動インターロック回路を設けている

11 ページ15

8 試運転■工事が完了したら、お客様と一緒に必ず試運転をしてください。
その際はこの取扱説明書に沿って、説明してください。

8-1

試運転

❶ガスボンベの元栓や配管中のガスバルブを開ける❷24時間タイマーの周波数切り替えスイッチを設定する
ご使用になる地区の電源周波数を確認し、設定してください。
境界周辺地区の方や混在地区の方はどちらの電源周波数が使用されているか、よく確認してください。

50Hzの場合60Hzの場合60Hz
新潟

60Hz

ご不明な場合は、お近くの電力会社か電気店にご相談ください。

50Hz
60Hz

下げる

上げる

50Hz

50Hz･
60Hz
混在地区

群馬
長野
山梨

50Hz

静岡

AUTO

50Hz

ON

50Hz地区
60Hz地区

60Hz

1121271132373152

6241647182

22143

10915

周波数切り替えスイッチ

641185110918❸24時間タイマーのマニュアルスイッチを「ON」にする
下げる

2120

19

24時間タイマーの設定に関係なく、手動で運転できる状態です。

AUTO
ON

AUTO

50Hz

ON

60Hz

111211137118

電源ON/OFF

19ＳＲＣ－５０20◎電源ランプ（緑）と燃焼ランプ（赤）が消灯します。

53燃焼◎バーナーが燃焼を停止します。

6211416472215382ON/
OFF❻電源スイッチを「OFF」にする

162924においや煙がでないか確認します。

電源

1101

❺5分以上燃焼させ、燃焼状態を確認する

ＳＲＣ－５０62◎電源ランプ（緑）と燃焼ランプ（赤）が点灯します。

1273

燃焼

◎約8秒するとバーナーの燃焼が始まります。

84❹電源スイッチを入れる

95

マニュアルスイッチ

10

試運転

❼24時間タイマーのマニュアルスイッチを「AUTO」にする

通常AUTO上げる

24時間タイマーの設定で運転できる状態にします。
試運転はこれで終了です。

AUTO
ON

AUTO

50Hz

ON60Hz111212113102624141647115382935317●マニュアルスイッチは、必要なとき以外［ON］にしないでください。
マニュアルスイッチを［ON］にすると、24時間タイマーの設定に関係なく運転し続けます。
22221201918お願い641175

マニュアルスイッチ

1089

CO₂コントローラーや複合環境制御盤を接続した場合
CO2コントローラーや複合環境制御盤を使って運転する場合は、以下の設定をしてください。

❶24時間タイマーのツメをすべて ｢停止｣ にする

24 時間すべて外側に倒す

ツメをすべて外側に倒し、「停止」の設定にします。

停止AUTO

赤色

50Hz

ON60Hz112127122120147

運転221523624164711538293101364118511091918

ツメ

AUTO
ON

マニュアルスイッチ

91110121110136121514931684177620191817753

外部信号による運転は、設定濃度を2500ppm以下に設定する
ハウス内のCO2濃度が上昇し、人体に傷害を与えたり、作物障害のおそれがあります。

8122

CO2コントローラー CGCシリーズや環境制御盤 MCシリーズには、ひんぱんな燃焼・停止を防ぐ ｢グロウエア保護機能｣ があり、燃焼状態や停止状態を最低5分間継続します。
ネポン製品以外の外部コントローラーを使用するときは、運転・停止の信号がそれぞれ5分以上空くように制御してください。

5

注意

ON21

外部信号による運転は、燃焼・停止を5分以上継続するように調節する
不完全燃焼や異常燃焼などの事故のおそれがあります。

AUTO

22

❸電源スイッチを ｢ON｣ にする

下げる❷24時間タイマーのマニュアルスイッチを ｢ＯＮ｣ にする

284

248

CO2吹出口(背面)380282

307

37350

284
20582

燃焼空気吸込口

248※ソケットは付属品

24時間タイマー

4× 10(固定用穴)

CO2吹出口(両面)

ファン90

ガス接続口(15Aオス)

配線接続口( 25：両面)

467

ファン空気吸込口

430

650

4560

37131

図法

図面名

外形寸法図

尺度

日付

斜視図

グロウエア
CG-205SL

298

18
担当
校閲

～
第三角法

原
原

468914B

製図
2017/12/04

190

リモコン

2009-1273

681

9 仕様
外形寸法図

図番

1500以上

天面

天面可燃物

天面の可燃物とグロウエアとの距離は、1500以上(1.5m以上)の距離を離してください。

2082(必要最低スペース)

背面
可燃物
背面

側面可燃物

側面

天面図法

図面名

設置参考図

尺度

日付

担当
校閲

～
第三角法

469791

製図
2017/12/19

原
原

正面は保守点検スペースとして1000以上(1m以上)あけてください。

1000以上(保守点検スペース)

正面

グロウエア操作面側

グロウエア
CG-205SL

側面及び背面の可燃物とグロウエアとの距離は、600以上(0.6m以上)の距離を離してください。

600以上

側面

側面可燃物

600以上
600以上

9-21507(必要最低スペース)2269(必要最低スペース)

仕様

設置参考図

図番

1920100V

200V

Ｓ
黄Ｃ黒※100V
電源用

14S1S2黒白13

黒L2白TM1L1

白アース

炎検出器

リモコン S-1302A

桃11 茶

10 茶

ES

風圧SW

13 紫
缶水サーミスタ

青 白

黒 黒

FAN

青

青

8 9
灰 灰

白

送風機モータ 送風機連動出力 ハイカット（無電圧接点）

ＰＶ
全波整流

5 6
橙 橙

CGC

外部運転
外部
インター スイッチ
ロック

4 A
空 空ＨＣ

赤ＨＣ

赤白 黒 緑AC100V

1 2 3 4 5

リモコン

ＪＰ

バーナコントロール基板
P-1051

ハイリミットR312 灰火炎検出器（Ｆ.Ｌ.）
イグナイタ

警報出力（無電圧接点）

温度ヒューズF※100V電源を使用する場合は、200V電源用コネクターを外し、100V電源用コネクターに接続すること

※200V
電源用

Ｂ
白アース
緑Ｅ

X1

R1 R2

SG

記 号

名称

温度ヒューズ
擬似抵抗
端子台（本体側）

Ｘ１
Ｆ
Ｒ１，２，３CO₂ コントローラー（オプション品）
不完全燃焼警報ユニット（オプション品）

ＣＧＣ
ＳＧ

ＬＥＤ

ファストン端子コネクター

24 時間タイマーリレー

ＴＭ１ハイカットアース

Ｅ

メイン遮断弁

ＭＶ
ＨＣ

転倒時消火装置
イグナイターＥＳ

運転・停止スイッチＩＧ

Ｓ１，２9-3

Ｒ
赤電 源
５０／６０Ｈｚ
100Ｖ
200Ｖ
1Φ
1Φ

燃焼 電源 電源ランプ ランプ SW

仕様

電気結線図

21

2223

〒150－0002 東京都渋谷区渋谷１丁目４番２号
URL：http://www.nepon.co.jp/

24

環境に配慮した紙を使用しています。

無断転載・不許複製禁止