東芝ライテック株式会社 センサー応用簡易照明制御システム SESLシリーズカタログ 2023年4月

センサー応用簡易照明制御システム［ セッス ル ］

シリーズ

東芝ライテック株式会社

東芝ライテック株式会社 センサー応用簡易照明制御システム SESLシリーズカタログ 2023年4月

SESL3

SESL3
センサーで明るさや人の動きを検知して、自動的にあかりを制御し、省エネを実現します。

特長■シンプルなシステム構成

SESL3センサー

連続調光タイプセンサーと照明器具（調光タイプ）の組
合せで、簡単に照明制御を導入できます。設定は専用リモコンで行います。
あかりセンサー■外の光を検知して省エネ。

あかり＋人感センサー専用リモコン（設定用）■ 適正照度維持の概念図

最適な明るさを設定することにより、周囲の明るさ変化に対しても、常に適正照度を維持できます。

周囲のあかるさを検知して照明の光量をコントロールできます。室内の照明器具を適切な明るさに自動調光して、明る過ぎを抑えた
適正な明るさで省エネを図ります。

周囲の明るさ

明るい

適正な
明るさ

照度

あかり
センサー

LED照明器具（調光タイプ）

あかり+人感センサー

暗い■人の動きを検知して省エネ。

照明器具の出力■ あかり＋人感センサーの概念図

人を検知して設定照度点灯。人がいない時は消灯または下限調光状態に戻りますので、ムダな明るさをなくし省エネできます。

人の動きを検知して消灯、または調光してキ
メ細かく節電できます。照明のムダな使い方を省いて省エネを図ります。

照明器具の
光出力

点灯時には適正照度になります。
不在時 在室時

設定照度

あかり+人感センサー

昼間も設定可能※ 太陽光が入射するなど、室内が著しく明るい場合は、
明るさの設定ができない場合があります。

下限
朝
昼
夜
消灯または不在時の明るさを設定できます。

選べる３つの人感センサー設定モード

省エネモード通常モード［おすすめ場所］事務所・廊下など

目標
照度

消灯

不在

人を感知して点灯

不在一定時間後、減光さらに一定時間
不在継続で消灯［おすすめ場所］事務所・廊下など

25%

25%

在

残置モード
目標
照度

目標
照度

25%
消灯

［おすすめ場所］トイレ・更衣室など

在

不在

消灯

人を感知して点灯

不在一定時間後、消灯

在不在

人を感知して点灯

不在一定時間後、減光■機器仕様

共用人感センサー
子機

DF-20211ZD7（−−

DS1-AN,

DS1-NT） ¥29,700 ▲（DF-20207ZD7の代替品）

DF-20208Y
DF-20210Y

定格電圧：AC100～242V
調光出力：1系統（PWM信号12V、100Hz）（適合器具 弊社製4線式調光器具）
接続台数 最大36台
人感センサー子機を12台まで接続可能
機能：明るさ制御、人感制御￥11,000 ▲あかり＋人感センサーに接続
合計12台まで￥13,200 ▲複数の親機（最大3台まで）をまとめて接続可能

97

φ75
埋込穴寸法

97

¥25,500 ◯

φ90

φ90

φ75

5.5

DF-20212ZD7（DF-20206ZD7の代替品）

φ75
埋込穴寸法

埋込穴寸法

φ90

48

φ75

4.8

23
97

（DF-20207XD7の代替品）

外部信号入力なし〈タイプS〉
外部信号入力付〈タイプR〉

DS1-A） ¥23,800 ▲5.5（DF-20206XD7の代替品）

DF-20211XD7
（

寸法図

97

外部信号入力付〈タイプR〉

仕様
定格電圧：AC100～242V
調光出力：1系統（PWM信号12V、100Hz）（適合器具 弊社製4線式調光器具）
接続台数 最大36台
機能：明るさ制御

φ75

埋込穴寸法

φ90

埋込穴寸法
％/lx

シーン

＜

人感
自動

モニタ

＜

Ｅｎｔｅｒ

調光確認

ＯＮ／ＯＦＦ

φ90

設定−

BOX-2032¥27,700 ▲適合機種：DF-20212XD7、DF-20212ZD7、DF-20211XD7※1、DF-20211ZD7※2、DF-20208Y、TMTS03A、￥13,200 ▲TMTS04A、TTFWSS01A、TTFTS01A、TTFLS01A、
TTFCU01A※連続調光可能なHf蛍光灯器具またはLED照明器具との組合せで、初期照度補正および外光（昼光）利用制御が実現できる場合、グリーン購入法の対象商品となります。
※1 DF-20211XD7+BOX-2032

1

DS2-A対象  ※2 DF-20211ZD7+BOX-2032

DS2-AN、 DS2-NT対象

％/lx

シーン

人感
自動

モニタ

＜

＜

調光確認

179

FRC-1824TSET（FRC-1812TSETの代替品）

23

設定

120

取付穴寸法φ75150

専用直付用BOX

－

4.8

120

専用リモコン（設定用）

48

あかるさ制御、照度制御、人感制御等
各種設定を行ないます
電池：単４乾電池（1.5Ｖ 2本）（赤外線式リモコン）5.5

人感センサー子機

希望小売価格税抜）¥19,300 ◯

5.5

あかり
＋
人感センサー※

形名

DF-20212XD7

97

あかりセンサー※タイプ
外部信号入力なし〈タイプS〉

5.5

品名

179

機器外観

東芝ライテック株式会社 センサー応用簡易照明制御システム SESLシリーズカタログ 2023年4月

SESL3■ブロック図タイプS

あかりセンサー、あかり＋人感センサーのスタンダードタイプ
あかりセンサー 注1）

あかりセンサー〜 照明電源（入切スイッチ必要）

DF-20212XD7

調光信号線
AC100
〜242Ｖ

〜
照明器具36台まで※
あかり＋人感センサー 注1）

あかり＋人感センサー

DF-20212ZD7〜 照明電源（入切スイッチ必要）

調光信号線
AC100
〜242Ｖ

〜
照明器具36台まで※
人感センサー信号線（2線式）
人感センサー子器合計12台まで
人感センサー子機

人感センサー子機

DF-20208Y

DF-20208Y

タイプR

上記タイプSに外部信号入力、外部接点入力を追加したタイプ〜 照明電源（入切スイッチ必要）

あかりセンサー 注1）

あかりセンサー

DF-20211XD7

AC100
〜242Ｖ

調光信号線

〜
照明器具36台まで※

コントルクス
AC100
〜242Ｖ

外部信号

〜
DF-70170-PD 注2）
又は有電圧信号 注3）

外部接点信号入力 注4）
あかり＋人感センサー 注1）
DF-20211ZD7

あかり＋人感センサー
AC100
〜242Ｖ

〜
照明器具36台まで※
人感センサー信号線
（2線式）

外部信号

〜

外部接点信号入力 注4） 人感センサー子機

DF-70170-PD 注2）

又は有電圧信号 注3）

DF-20208YSESL3 共用人感センサー子器
共用人感センサー子器
DF-20210Y〜 照明電源（入切スイッチ必要）

調光信号線

コントルクス
AC100〜242Ｖ

コントルクスと組み合せることで手元操作で任意に明るさをコントロール 注1）、2）〜

人感センサー子機
DF-20208Y

廊下、倉庫等で2つまたは3つの人感センサーの境界にいる人が両方のセンサー範囲の照明を同時に点灯させたいとき。
あかり＋人感センサー

AC100
〜242Ｖ

人感センサー子機合計12台まで〜 照明器具電源（入切スイッチ必要）

DF-20212ZD7

系統1

調光信号線

照明器具36台まで※
あかり＋人感センサー〜 照明器具電源（入切スイッチ必要）

DF-20212ZD7

系統2

調光信号線
AC100
〜242Ｖ

〜
照明器具36台まで※

人感センサー

DF-20208Y
1系統最大3台
まで共用

共用人感センサー子器
DF-20210Y
最大1台増設可

AC100
〜242Ｖ

は連続調光タイプの照明器具を示します。
コントルクスPD（DF-70170-PD）はP5をご参照ください。

〜

あかり＋人感センサー〜 照明器具電源（入切スイッチ必要）

DF-20212ZD7

系統3

調光信号線

照明器具36台まで※
F-ＣPEVφ0.9～φ1.2相当※ 調光用照明器具の接続台数※ 接続台数は照明器具の台数によって異なりますので「施設・屋外カタログ」を参照ください。
※ 同一回路に異なる照明器具接線しないでください。
注1）専用リモコンで、手動調光している時に、センサーの停復電や電源を入/切すると、手動調光の明るさは消去されます。自動調光に戻ります。
注2）S ESLとコントルクスPD（DF70170-PD）
を組合せた場合、DF70170-PDのスイッチをONにすると手動調光（ツマミで自由に調光可能）、OFFにするとセンサーによる自動調光になります。
コントルクスPDでの操
作中はセンサーによる自動調光は行われません。DF70171-PDを使用する場合は、コントルクスの電源入切用のスイッチを別途設けてください。
注3）外 部信号入力は調光器（コントルクス）
接続か、EMSなどからの有電圧信号入力のうちどちらか1入力です。EMS：エネルギーマネージメントシステム
注4）外部信号入力と外部接点信号入力は、どちらか1つの使用になります。

2

東芝ライテック株式会社 センサー応用簡易照明制御システム SESLシリーズカタログ 2023年4月

パ ネ ルコントロ ー ル 形 SESL

パネルコントロール形
照明制御コントローラー
調光4系統分の器具をコントロール。商業施設の省エネ制御におすすめです。
照明制御コントローラー

DF-70403￥165,000 ▲AC100V〜242V・調光出力 4系統（PWM信号 12V 100Hz）・センサー入力 4系統・外灯信号 1出力5個用深形スイッチボックス取付
10−5×14
取り付穴212

日月火水木金土

47

65

120

動作

254

〈オプション〉
あかりセンサー子機 DF-20205NX 最大4台
外光センサー（屋外用）TMSNJ05A 最大1台

最大４つのゾーンを別々に調光コントロールします。
調光対応LED照明器具を最大120台※1、あかりセンサーは最大4台まで接続できます。
■ パネルコントロール形SESLシステム構成図

ゾーン

ゾーン

ゾーン

調光信号線
照明制御コントローラー
DF-70403

1

3

パネルコントロール形 SESL
DF-70403

ゾーン

2

4
あかりセンサー
DF-20205NX

分電盤等※2
外灯回路へ

制御電源（AC100〜242V)

あかりセンサーの代わりに外光センサーもシーン 1

タイムスケジュール
機能で快適かつ省エネ！

ゾーンごとの
調光設定

ゾーン

1

ゾーン

2

ゾーン

3

ゾーン

4

シーン 3

シーン 2

最大
台まで接続可能

ゾーン

ゾーン

ゾーン

1
2
3
4

シーン 5

日中のあかり繁忙期のあかり夜間のあかり閉店後のあかり

清掃時に必要最低限の明るさを確保。

日中は明るい光でお客様をお迎え。

日中よりも明るくし、購買意欲を喚起。

落ち着いてお買いものしていただくため明るさを抑える。

閉店作業時に必要最低限の明るさを確保。

9：00

20〜40％
40％
40％
40％

※3

10：00

20〜80％
70％
90％
80％

※3

16：00

90％
90％
100％
100％

照明制御コントローラー DF-70403
センサー入力調光信号出力照明電源※7

20：00

1

2

3

4

外灯
信号
出力

1Ｖｃ 1Ｓ 1Ｅ 2Ｖｃ2Ｓ 2Ｅ 3Ｖｃ3Ｓ 3Ｅ 4Ｖｃ4Ｓ 4Ｅ ＋ −看板灯などの照明もコントロール可能※6
雨で暗い日中でもセンサーで看板灯の点灯ができます。

照明電源※7

あかりセンサー※4

調光対応照明器具
照明電源※7
調光対応照明器具
照明電源※7

30％
40％
40％
40％

※5

調光対応照明器具

調光対応照明器具

21：00

70％
60％
80％
70％

22：00

※3 あかりセンサー制御：昼光が十分に入るときには明るさを抑えて20％点灯。

■ 信号配線図

ゾーン

シーン 4

開店前のあかり0%と設定すると調光0％による消灯ができます。

120

外光センサー（屋外用）
TMSNJ05A

接続可能。

※1 4系統合わせて最大120台で1系統あたり最大65台まで接続できます。接続台数については照明器具の種類によって変わりますので接続台数は「施設・屋外照明カタログ」を参照ください。
最大接続台数を超える場合は別系統に接続するか、調光信号増幅器（DF-20213AD1, DF-20213AD2）を使用してください。
※2 有電圧接点出力となります。

※4 センサーは別売りです。
看板灯等の制御を行う場合はあかりセンサーの代わりに外灯
センサーを接続してください。
また外灯センサーの接続台数は最大1台までとなります。
※5 外灯信号出力端子台（ＤＣ12Ｖ）
は、
外光センサーと組み合わせる場合に使用します。詳しくは取扱説明書をご覧ください。
※6 DC12Vの補助リレーで信号受けが必要です。
＊調光信号線は、
φ0.9〜φ1.2の銅単線（FCPEV）
または警報用
電線、AE線（OP線など）をご使用ください。
※7 照明器具の電源入切する場合は別途片切スイッチ等を入れてください。

3 ●この紙面に掲載の全商品の価格には消費税は含まれておりません。
●形名の後にある◎地区物流倉庫（一部工場倉庫）
在庫品、○工場倉庫在庫品、▲受注生産品（納期 約2〜6週間）、※在庫限り品です。納期は目安ですので、都度お問合せください。

東芝ライテック株式会社 センサー応用簡易照明制御システム SESLシリーズカタログ 2023年4月

パ ネ ルコントロ ー ル 形 SESL

照明制御コントローラー（調光調色器具対応形）
明るさだけでなく、色温度もコントロール。商業施設のあかりの演出におすすめ。
■ 特長
1）照明の明るさと色を変えて空間を自在に演出
2）「明るさ」と「色」のあかりシーンを最大8シーン記憶

照明制御コントローラー（調光調色器具対応形）

10−5×14取り付穴DF-70801C

212

さわやかな朝日を演出したシーン
65

夜はゆったり落ちついたシーン※画像はイメージです。

47

AC100V〜242V
制御エリア数 最大4エリア
センサー入力 2系統
外灯制御信号 1出力5個用深形スイッチボックス取付〈オプション〉外光センサー(屋内用）
、
(屋外用)

120

￥217,800 ▲

3）時間によってあかりシーンを自動で切換えスケジュールにあわせてシーンを再生。目的に合わせた演出が可能です。

254

最大1台

「明るさ」
「色」による
多彩なあかり空間を演出
3,000K■ システム構成図
看板灯などの照明もコントロール可能
雨で暗い日中でもセンサーで看板灯の点灯ができます。

5,000K

外光センサー＜屋外用＞
TMSNJ05A

外灯制御信号線

時間の流れに沿って、あかりのシーンを演出

増幅器接続時

10：00

信号増幅器
DF-20213AD2
又はDF-20213AD1

午前中は、明るく爽やかな光を演出してお客様をお出迎え
シーン 1：色温度
調光度 90%調色信号線※１

4,000K

エリア 1※3

調光調色器具調光調色器具※2

エリア 2

16：00
繁忙期は、高色温度、高照 度を演 出し活 気で 購買意欲を高めます

調光調色器具シーン 2：色温度
調光度 80%調光調色器具※3

調光調色器具※25,000K

エリア 3※3

調光調色器具※2

エリア 4※3

調光調色器具調光調色器具※2

20：00

4 エリア合計

夜は明るさを抑え落ち着いた雰囲気でお買い物
シーン 4：色温度
調光度 70%3,000K※画像はイメージです。

商品名

形名

照明制御コントローラー DF-70403
照明制御コントローラー
DF-70801C（調光調色器具対応）
DF-20205NX
あかりセンサー外光センサー（屋外用） TMSNJ05A

最大 80 台接続

（ただし、1エリアあたり60台まで）※１ 調色信号線はφ0.9〜φ1.2の信号用電線（FCPEV）または警報用電線（AE線）をご使用ください。
コントローラーと照明器具との配線最遠長は、200m以下となります。配線長が200mを超えた場合や器具の接続台数を増設したい場合は、調光信号増幅器を追加してください。さらに200m、器具200台を増設できます。
※２ 調光用照明器具は接続できません。
※３ 照明器具の電源入切する場合は別途片切スイッチ等を入れてください。

希望小売価格（税抜）

定格入力電圧（AC）（V）

定格消費電力（W）¥165,000▲

100〜242

10.0W以下 最大8シーン 曜日ごとに設定可能 4系統¥217,800▲

100〜242¥11,000▲ コントローラーより供給¥15,300▲ コントローラーより供給

13.5W

̶
̶

記憶シーン

スケジュール

最大8シーン 毎日繰り返し運転 4系統

̶
̶

̶
̶

接続台数

調光出力

̶
̶

最大120台 ※ただし1系統あたり65台
最大80台 ※ただし1系統あたり60台
最大4台 ※DF-70801Cは不可
最大1台※接台数は照明器具の種類によって変わりますので「施設・屋外照明カタログ」
を参照ください。

●この紙面に掲載の全商品の価格には消費税は含まれておりません。
●形名の後にある◎地区物流倉庫（一部工場倉庫）
在庫品、○工場倉庫在庫品、▲受注生産品（納期 約2〜6週間）、※在庫限り品です。納期は目安ですので、都度お問合せください。

4東芝ライテック株式会社 センサー応用簡易照明制御システム SESLシリーズカタログ 2023年4月

コントルクス 調 光 信 号 増 幅 器

コントルクスPD（4線式）
コントルクスPDと照明器具との組合せで明るさをコントロール。

コントルクスPD

●結線図

■特長

4線式調光対応LED照明器具

4線式調光器具をスムーズに調光。
調光したまま点滅できます。

コントルクスPD

76

調光信号出力線
電源線

L
N

4

3
1

5

2

■機器仕様
形

■ 照明電源を別配線とする場合
4線式調光対応LED照明器具
調光
信号
出力線

コントルクスPD

7
6
3
1

5

2

ON/OFFスイッチ

DF-70170-PD

源

電

圧

AC100V～242V（50/60Hz）

消

費

電

力

5W以下

ス イッチ 定 格 容 量

15A

調

光

出

力

1出力（PWM信号 12V 100Hz）
配線最遠長200m以下

適

合

負

荷

4線式調光器具または、
外部調光入力付調光センサー

周

囲

温

度

接 続 可 能 台 数

寸法図

18

色

5～35℃
調光用インバーター安定器の入力電流値の合計が15A以下、かつ台数50台以下となります。
LED照明器具台数は「施設・屋外照明カタログ」
を参照ください。
ニューホワイトプ レ ート（ 付 属 ） WIDEi対応（WDG51221WW）

34

DF-10158-PD DF-70160-PD
DF-20158-PD DF-70161-PD
DF-70162-PDの相当品※既存のプレートとの互換性はありません。
※交換する場合は本体ごと交換となります。
WIDEi2連プレート付

L
N

4

120

（AC100～242Ｖ）
DF-70170-PD

￥38,400○

照明電源を別配線とする場合はコントルクス
ＰＤに電源が別途必要となります。

名

電

42.5

スイッチ

コントルクスPD（1連タイプ）

116

■特長
コントルクスの調光機能のみの1連サイズ。

●結線図

■機器仕様

4線式調光対応LED照明器具

形

コントルクスPD
調光信号出力線
ON/OFFスイッチ

L
N

DF-70171-PD単体で点滅操作はできません。
別途照明用にON/OFFスイッチなどをお使いください。

寸法図※プレートは別売となります。
調光機能のみ。ON/OFFはできません。

18＊この部分には内部に設定
ス イッチ が あ るた め ON/
OFFスイッチを追加することはできません。

34（AC100～242Ｖ）
DF-70171-PD

￥37,900○

101
111

φ20.0

＊

42.5

名

DF-70171-PD

定

格

電

圧

AC100V～242V（50/60Hz）

消

費

電

力

5W以下

調

光

出

力

1出力（PWM信号 12V 100Hz）
配線最遠長200m以下

適

合

負

荷

4線式調光器具または、
外部調光入力付調光センサー

周

囲

温

度

5～35℃
調光用インバーター安定器50台まで接続可能。
ただしコントルクスを2台以上同一スイッチボックスに入れる場合
接 続 可 能 台 数（※1）の接続台数は30台までとなります。
LED照明器具台数は「施設・屋外照明カタログ」
を参照ください。
色
ニューホワイト
WIDEi対応（WDG5111（WW））
プ レ ート（ 別 売 ）1連用のとき※1 同一スイッチボックスには最大5台までとしてください。

調光信号増幅器
調光用照明器具の接続台数を増やしたい場合に使用します。
あかりセンサー1〜
入力1〜AC100Ｖ
AC200Ｖ

照明電源〜

出力1 系統1〈調光用照明器具〉
照明電源

あかりセンサー2〜
100V用

DF-20213AD1

F-ＣPEVφ0.9〜φ1.2相当

200V用

■特長

￥72,000 ▲DF-20213AD2￥72,000 ▲●寸法/幅234×高83×奥行217
入力系統数 2系統
出力系統数 2系統
制御台数200台／1系統

〜

調光信号線

入力2

調光信号増幅器
DF-20213AD1
DF-20213AD2

調光信号線

出力2 系統2 〈調光用照明器具〉
調光2系統×200台まで制御可能。
配線最遠長200m以下

1）MESLシリーズ、
SESLシリーズ、
コントルクスPDの調光用制御機器に使用できます。
2）調光信号2系統分の制御ができます。
3）2系統を1系統用として使用すると、合計400台まで制御できます。
注）接続台数は照明器具の台数によって異なりますので「施設・屋外照明カタログ」を参照ください。
注）調光信号は分岐配線できますが、1分岐あたり100台以下としてください。

5 ●この紙面に掲載の全商品の価格には消費税は含まれておりません。
●形名の後にある◎地区物流倉庫（一部工場倉庫）
在庫品、○工場倉庫在庫品、▲受注生産品（納期 約2〜6週間）、※在庫限り品です。納期は目安ですので、都度お問合せください。

東芝ライテック株式会社 センサー応用簡易照明制御システム SESLシリーズカタログ 2023年4月

組合せ一覧表パネルコントロール形ＳＥＳＬ

ＳＥＳＬ3

基 本 構 成タイプＳ
あかりセンサー
DF-20212XD7

タイプＲ
あかり
＋
人感センサー
DF-20212ZD7

あかりセンサー
DF-20211XD7

あかり＋
人感センサー

照明制御
コントローラー

DF-20211ZD7

DF-70403
シリーズ

照明制御
コントローラー（調光調色
器具対応形）
DF-70801C

組合せ機能

リ
モ
コ
ン

ＳＥＳＬ3用FRC-1824T SET

○

○

○

○

×

×

ＳＥＳＬ3用
人感センサー子機
DF-20208Ｙ

×

○

×

○

×

×

器

あかりセンサー子機
DF-20205ＮX

×

×

×

×

○

×

調
光
器

コントルクスPD
DF-70170-ＰＤ
DF-70171-ＰＤ

×

×

○

○

×

×

屋外用
TMSNJ05A

×

×

×

×

○

○

DF-20213AD1
DF-20213AD2

○

○

○

○

○

○

BOX-2031

×

×

×

×

̶

̶

BOX-2032 ※2

○

○

○

○

̶

̶

外部入力

̶

̶

1端子

1端子

1端子

̶

制御系統
（系統）

1

1

1

1

1〜4

1〜4

制御台数
※3
（台）

36

36

36

36

増
幅
器
直
付
用
B
O
X

※1

最大4

120
（1系統最大65台）

調光調色器具専用

80（1エリア最大60台）※1：FRC-1824TSETは、FRC-1812Tの後継機種です。（DF-20206、DF20207シリーズにもご使用できます。）※2：SESL3用人感センサー子機（DF-20208Y）にも使用できます。
※3：調 光 信 号 出 力 に 接 続 出 来 る T E N Q O O 4 0 タ イ プ の 台 数 と な り ま す 。
その他LED照明器具の接続台数は「施設・屋外照明カタログ」を参照してください。（調光調色器具除く）

6

東芝ライテック株式会社 センサー応用簡易照明制御システム SESLシリーズカタログ 2023年4月■ SESLシリーズ

設計・施工上のご注意

設計上のご注意
1. あかりセンサーの検知範囲は次の通りです。
⑴ あかりセンサーは図の円形エリアからセンサーに入る光の量を検知します。
●あかりセンサーの動作
周辺の器具
天井面
外

2m

他器具の反射光65°
外光の机上面
反射光

光

検知範囲
外光の床面
反射光

床

床面

あかりセンサーの検知範囲
φ2.5m

天井取付高さ約2〜3m以下 ※3、※4（注）SESL用専用リモコンは、高さ2mでφ1.5mの範囲で送受信します。

⑵ あかりセンサーの注意点●あかりセンサー配置例①窓側に設置する場合は、検知範囲が窓の外側にならないよ
うに設けてください。
②鏡やブラインドなどから、太陽の直接反射光が入り込まない位置に設けてください。
③センサーの直下にロッカーな
どの高い什器が設置された所は、適切な調光制御が行えません。

部屋奥調光ゾーン
部屋奥用
あかりセンサー※1
窓側調光ゾーン

あかりセンサー

窓側用
あかりセンサー※2

窓面⑵ 人感センサーの注意点
人感センサーの取り扱い上の注意事項① 使用センサーは赤外線（熱）を検知します。風が当たると誤動作の原因になる場合があるため、センサー周辺には、空調の吹き出し、開放窓などが来ないような位置に施工してください。
② このセンサーは赤外線の変化を検知するものであるため、人感以外の熱源が検知エリアを横切ると同様に検知します。人体と同じ程度の温度の物が移動する環境下での使用はおやめください。
③ パーテーション等の障害物より離して設置してください。
④ 2.7mを超えると、徐々に検知範囲が広くなり、検知感度が鈍くなる所がでてきます。
⑤ 検知範囲は床より70cmの高さとしてください。
3. SESL用の調光用照明器具⑴ 下記LED照明器具のタイプに対応しています。
① LDJ・DJ2タイプ
点灯時間積算タイマーと調光用電源ユニットを一体化したタイマー内蔵の省エネ器具で、照明制御機器との組み合わせで約5〜
100％または、約20〜100％の連続調光が可能です。
② LDタイプ
照明制御機器と組み合わせて0〜100%または、約5〜100％の連続調光が可能です。
※機種により調光範囲が異なりますので各器具の掲載ページをご確認ください。
⑵ コントルクスPD（4線式）の照明器具制御台数について

検知範囲※1 検知範囲が制御範囲外となり、適切な調光制御が行えません。必ず、制御範囲内に設置してください。
※2 センサーの設置位置が他のセンサーと近い位置に設置すると、適切なセンサー
制御が行えません。
※3 センサーに入る反射光を検知します。天井取付高さにかかわらず、センサー面の明るさが30〜1000lxの環境で使用してください。範囲外の場合、センサー制御がうまくいかないことがあります。
※4 人感センサーを使用する場合は、人感センサーの検知範囲も考慮してください。

2. 人感センサーの検知範囲は次の通りです。
⑴ 高さ2mで直径約5mの範囲を検知します。

使用可能容量ⒶⒷ

ON/OFFスイッチの電流容量

調光信号容量15A以下

最大50台まで（連結時30台まで）※① 上表のⒶ、Ⓑのうち少ない方でご使用ください。
② 但し、コントルクスPDのON/OFFスイッチを使用せずに他のスイッチを使用する
場合はⒷの台数までご使用になれます。
③ 器具によっては1台の器具に電源ユニットが複数台組込まれているものがありますのでご注意ください。
④ LED器具の接続台数は機種によって変わりますので「施設・屋外照明カタログ」
をご確認ください。

●検知範囲

20cm

2m

3.0m

5m
〈ご注意〉
センサーの取付が傾くと検知範囲も傾きます。

（注）SESL用専用リモコンは、高さ2mでφ1.5mの範囲で送受信します。

施工上のご注意
1. 配線上のご注意■ 電力線と信号線（調光信号）の並列配線はおやめください。並列配線をすると、電力線からの誘導電圧により、機器が破損したり、誤動作の原因となる恐れがあります。
どうしても避けられない場合は30cm以上離すか、別途、D種（第3種）設置工事を施した金属電線管で配線してください。
■ 分電盤・制御盤内は30cm以下でも可能です。

電力線
30cm以上離す
信号線

72. 接地工事■ センサー、増幅器などは、所定のアース端子よりD種（第三種）接地工事を施してください。
3. メガテスト■ 配線路メガテストは、電源を切った状態で、機器（センサー、増幅器など）の電源線をはずし、実施してください。
■ 信号線（調光信号）のメガテストは、実施しないでください。
4. SESL機器は、マイクロコンピュータや電子部品を内蔵していますので、落下したり水分、湿気、火気を浴びることのないようにお願いします。
5. 取付、配線作業は機器の電源をOFFしてから行なってください。
6. 照明器具とSESLセンサーの電源は同一系統でも問題ありませんが、別系統にしておくと便利です。
例えば、SESLセンサーの電源供給をOFFにすることで照明を全光点灯させることができます。

東芝ライテック株式会社 センサー応用簡易照明制御システム SESLシリーズカタログ 2023年4月■ パネルコントロール形SESL「DF-70403」 設計・施工上の注意

設計上のご注意ご注意⑴ このコントローラーには、過電流および漏電保護機能はありませんので、必ず分電盤にブレーカーを設けてください。
⑵ 各信号線のメガーチェックは行なわないでください。コントローラー
が故障する可能性があります。
⑶ 調光信号線を短絡しないでください。動作不具合となります。
⑷ このコントローラーは、当社製4線式調光用照明器具との組み合わせが必要です。その他の照明器具との組み合わせはできません。
⑸ 調光信号出力、センサー、センサー入力に、AC100VまたはAC200Vなどの強電線を接続しないでください。故障します。
⑹ 各信号線は、照明器具間の送り配線を除き、電源線および他機器のケーブルとは30ｃｍ以上離して配線してください。
⑺ あかりセンサーの設置、使用条件は以下の通りです。
① 天井高さ3ｍが最大の設置高さです。3ｍ以下の高さに設置してください。
② 反射の多い床面の場合、制御明るさが変動する場合があります。
コンビニエンスストアなどの高反射床の場合には、明るさ設定が正しくできない場合があります。
③ 設置天井面下2ｍの高さで、直径約2.5ｍの範囲の平均の明るさを検知します。センサー下に、スポット的な照明光が当たる等、明るさの変化がある場合は、制御明るさが変化します。
④ 次のような場所には配置しないでください。
・直下に、背の高いロッカーなどがある場所。
・人の集中移動があるなど、センサーへの反射が大きく変化する場所。
・センサーで制御する照明器具以外の光が入射したり、変化する
ような場所。
・壁面近くの場所。
⑤ あかりセンサーを複数使用する場合は、検知範囲が重複しないよ
うに配置してください。検知範囲が重複すると、明るさが上下動を繰り返す原因になります。
⑥ 窓面から、（天井高さ÷1.6）ｍ内側に設置してください。窓側近くに設置した場合、外の明るさを検知し、正しい制御を行いません。
⑦ 動作範囲は、天井面照度で、約30～1000ｌｘの範囲です。あらか
じめ、照明設計段階でご確認ください。
⑻ 昼光センサーは、十分に昼光が入る場所で窓から40ｃｍ以内に設定してください。樹木等で十分な採光が得られない場合は正しい動作をしません。
⑼ 外灯センサーは、ビルの谷間や樹木の陰など、空からの光が遮られない壁面に設置してください。設置位置が適切でない場合は、点灯／消灯が適切でなくなったり、または、外灯が点灯したままになる場合があります。昼の明るさで、センサー面が300ｌｘ以上必要です。

DF-70403

あかりセンサー検知範囲注）あかりセンサーの取り付けが斜めに傾くと検知範囲も斜めになりますのでご注意ください。
天井面〈あかりセンサ〉
取り付け高さ3ｍで直径約4ｍの範囲を検知します。

3m

DF-70403

床面
φ4m

あかりセンサーの配置について■ 1つのゾーンに接続する照明器具は、調光範囲が異なる照明器具
を混在しないでください。適正な照度が得られません。
■ 明るさの検知を正しくおこなうために、センサーで制御するゾー
ン以外の光の影響が少ない場所に設置してください。
2m以上

窓側

2項

5項

窓側

4項

…センサー
…照明器具
…ゾーン

■ 鏡など反射光の影響を受ける場所への取り付けはおやめください。
■ センサーを窓際に設置する場合は窓から2ｍ以上離れた位置に取り付けてください。太陽光などの強い光が直接センサーに入り込
み、正しく明るさを検知できません。
■ センサーを壁面近傍に設置したり、直下にコピー機やロッカーなどの背の高い什器が配置された場合、壁面や什器の影響を受け、センサーが適正に検出できず、制御に支障をきたす場合があります。
■ センサー間は、各々検知範囲が重複しないように、十分な設置間隔を設けてください。

困ったときは現象

原因

原因・対応方法

1

電源ＯＮ後、
すぐに表示がでない。

－

・コントローラーの電源ＯＮ後、表示が出るまで数秒かかります2

表示部がチラつくことがある。

－

・データを読み込んでいる場合など表示が変化することがありますが、故障ではありません。

3

表示部に「Ｅ１２３４」が出ている。

調光信号配線の短絡

4

短絡エラー表示（「E1234」）が消えない。

異なるゾーン間の信号線短絡

5

表示部に表示が出ない。

あかりセンサーまたは外灯センサーの配線
極性違い

6

外灯
（看板灯）
信号出力が出ない。

外灯信号出力配線の短絡

7暗くなっても外灯（看板灯）が点灯しない。

①あかりセンサーまたは外灯センサー配線極性違い②外灯センサー周囲が夜でも明るい

8

明るくなっても外灯（看板灯）
が消灯しない。

①あかりセンサーまたは外光センサー配線極性違い②外灯センサー周囲が昼でもやや暗い

9

店内照明器具が部分的に点滅する。

①あかりセンサーまたは外灯センサー配線極性違い②外灯センサーが他社製

・コントローラーの電源を切って、調光信号配線を確認してください。照明器具に信号線が咬みこ
んで、信号線被覆が損傷して短絡状態になる場合もあります。短絡原因が解消すれば、コントロー
ラー電源を再度投入後、正常な時計表示となります。
・調光信号線の配線を確認してください。
・コントローラーから調光信号線を一旦、外してコントローラーの電源を入/切してください。
・入/切しても短絡エラー表示が消えない場合は、機器故障の可能性もあります。
・あかりセンサー信号配線と外灯センサーの信号配線を、順番にコントローラー信号端子台から外してください。
・外した後に表示が復帰すれば、その信号配線に極性違いがあります。信号配線を確認してくだ
さい。
・外灯信号出力がＯＮとなると、直流電圧を出力します。
・信号出力配線を信号端子台から外して、「取説（拡張機能編看）」を参照の上、テスターで出力端子の電圧を測定してください。DC１０Ｖ以上であれば、信号出力配線を確認してください。
DC１０Ｖ以上が出力しない場合は、機器故障の可能性があります。
・分電盤側に切換スイッチがある場合、ＯＦＦになっていないか確認してください。OFFになっていたらスイッチを「自動」側に 切り換えてください。
・外灯、あかりセンサー信号線を端子台から外して「取説（拡張機能編）」を参照の上、点灯確認をしてください。点灯すれば、外灯またはあかりセンサー信号配線に 極性違いの可能性があります。配線を確認してください。
・夜になっても外灯センサー周囲が明るい場合は 点灯しない場合があります。 その場合は、「取説（拡張機能編）外灯センサーレベル変更方法」 を参照の上、外光センサーレベルを出荷時設
定値より高く設定してください。
・分電盤側に切換スイッチがある場合、ＯＦＦになっていな か確認してください。OFFの場合は「自動」等に切り換えてください。
・外灯、あかりセンサー信号線を端子台から外して「取説（拡張機能編）」を参照の上、消灯確
認をしてください。点灯すれば、外灯またはあかりセンサーの信号配線に極性違いの可能性があります。配線を確認してください。
・配線確認を行い正常であるにもかかわらず、消灯しない場合は、昼でも看板灯センサー周囲が暗めの環境である可能性があります。「取説（拡張機能編）外灯センサーレベル変更」を参照の上、外灯センサーレベルを、標準設定値より低く設定します。
・両センサー配線を端子台から外して、点滅が解消する場合は、誤配線の可能性があります。配線を確認してください。
・調光信号配線が、異なるゾーンで混触している場合に、部分的に照明器具が点滅することがあります。調光信号配線を確認してください。
・外 光センサーが他社製の場合は、照明具がランダムに点滅することがあります。この場合は、
外光センサーを弊社製センサーに交換してください。

8

東芝ライテック株式会社 センサー応用簡易照明制御システム SESLシリーズカタログ 2023年4月■ 補修用性能部品の保有期間

弊社は照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後6年間保有しています。
性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

人間や社会、地球に調和する項目を考慮した商品の中から特別に選定し、〈 商品〉と設定しています。

「安全上のご注意」、
また「ご使用上の注意」
については、取扱説明書に明記している内容をよくお読みの上、安全に正しくお使いください。
保証とアフターサービスについては総合カタログやホームページよりご確認ください。

「東芝ライテック商品ご相談センター」0120-66-1048◎携帯電話など
からのご利 用 は

（通話料無料）

046-862-2772︵有料︶

お 買 い物・使 い方・修理のご相談は◎FAX

東芝ライテック株式会社

システムライティング部

9：00－18：00（日曜、祝日、年末年始を除く）

0570-000-661 ●利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

●外観・仕様は、改良のため変更することがありますのでご了承ください。
●商品の色は印刷の具合で実物とは若干異なる場合があります。

〒212-8585

受付時間●お客様からご提供いただいた個人情報は、ご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。

お買い上げは親切とサービスをお届けする当店で照明制御システム担当

神奈川県川崎市幸区堀川町７２番地３４

https://www.tlt.co.jp/

本カタログ掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

このチラシの内容は2023年4月現在のものです。 本誌から無断で複製、転載、流用はご遠慮いただけますようお願いいたします。

C4268-2

0423

TLT