東芝ライテック株式会社

誘導灯器具・非常用照明器具パンフレット 2023年6月

サブタイトル

誘導灯器具・非常用照明器具

点検で備える

いざという時のために東芝ライテック株式会社

誘導灯器具・非常用照明器具パンフレット 2023年6月

防災照明器具の点検・交換してますか ?
誘導灯器具や非常用照明器具は設置するだけでは不十分です！
万一に備え、定期的に点検・交換しましょう。
近年、火災事故や地震・豪雨による被災が増加し、オフィスビルや公共・商業施設だけでなく、

小規模施設や雑居ビルでも火災や停電時への対応策に関心が寄せられています。

そこで求められるのが、災害の想定や停電時の退路の確保といった防災対策です。
法令が義務づける防災照明の設置と点検も、こうした防災対策を継続させるためにあります。
防災照明器具の設置だけで安心せず、

定期的に点検 ･ 交換を実施し、火災や停電などの事態に備えましょう。

災害に備える防災照明は大きく2種類!

火災や停電時に、避難する方向の目印となる 誘導灯器具 と、避難する際、室内や通路を照らす 非常用照明器具 の2種類があります。

誘導灯器具

非常用照明器具

消防法では

建築基準法では

誘導灯器具の点検では非常点灯時間

20分間以上

非常用照明器具の点検では非常点灯時間の確認が必要です。

の確認が必要です。

（ただし、長時間形は60分間）

消防法施行規則2

30分間以上第28条の3（ただし、長時間形は60分間）

建築基準法施行規則
第6条第2項及び第6条の2第1項に基づく平成20年国土交通省告示第285号 別表3

東芝ライテック株式会社

誘導灯器具・非常用照明器具パンフレット 2023年6月

点検ポイント1

設置時期をチェック

照明器具にも寿命があります !
古い器具の継続使用は危険 !

照明器具にも寿命があります。
早めの交換をおすすめします。
器具本体は8〜10年での交換が目安です。
●誘導灯器具・非常用照明器具の耐用年数
器具の種類

適正交換時期※1
耐用限度※2

電池内蔵形

電源別置形

8〜10年

専用形※3

8〜10年

12年

8〜10年

15年

※1：劣化が進み、器具の故障が増加しはじめる時期※2：内部の絶縁物などの劣化が進み、安全上、器具の一斉交換が必要となる時期※3：専用形とは電池内蔵形器具で、
常時消灯・非常時点灯する器具

15年

（一社）
日本照明工業会ガイド108-2003

照明器具に表示している認定マークの色で、交換時期の目安がわかります。
適正交換時期を超えていないか、お使いの照明器具をチェックしましょう。
誘導灯器具

非常用照明器具

設置年シール

設 置 年 シ ー ル で も8〜10年 を超えていないか確認できます。

認定マーク

設置

評定マーク

設置

設置

’23 ’24 ’25
器具設置の際に、該当年度の設置年

ここを確認
認定／適合マーク

マークを認定証紙の横に貼り付けて

ください。

ここを確認
製造年月日

1996年4月〜2002年3月
2002年4月〜2005年8月
2005年2月〜2011年3月
2011年4月〜2013年3月

対策

評定／適合マーク

製造年月日

対策

1970年〜2001年5月

2001年6月〜2012年3月 器具の交換をおすすめします。

器具の交換をおすすめします。

2012年4月〜2013年3月

2013年4月〜2018年3月 点検し､不具合が見つかれば

2013年4月〜2018年3月 点検し、不具合が見つかれば部
品交換、器具交換してください。
2018年4月〜

部品交換､器具交換してください。

2018年4月〜

LEDで省エネ
リニューアル！

LEDへリニューアルすることで大幅な節電を実現できます。

約92%

長年使用した既設の誘導灯器具、非常用照明器具は、省エネ・長寿命で経済性に優れたLEDへのリニューアルをおすすめします。

1.7W

約70.8%
削減

約77.9%
削減

4.8W

13

10.0W

7.7W

30

20.0W

蛍光灯 タイプ：片面灯 FBK-1105／両面灯 FBK-1106
冷陰極 タイプ：片面灯 FBK-10401-PS17／両面灯 FBK-10404-PS17
LEDタイプ ：片面灯 FBK-10701-LS17／両面灯 FBK-10702-LS17

約92.0%
削減

約92.5%
削減

LED

0.8W
1.5W

ミニハロゲン
約61.9%
削減

約64.3%
削減

FL蛍光灯

2.1W

20

23.0W

4.2W

40

49.0W

白熱電球タイプ：13形 IEM-10801／30形 IEM-20801
ミニハロゲンタイプ：13形 IEM-13221HN／30形 IEM-30221HN
LEDタイプ：13形 LEDEM13221M／30形 LEDEM30221M

形

約89.7%
削減

1.4W

白熱電球

階段灯
（階段通路誘導兼用形）

形

16.5W

約91.5%
削減

冷陰極ランプ

形

両面灯

16.5W

LED

非常用照明器具
（専用形）

形

片面灯

蛍光灯
FL10W×1灯

誘導灯器具

省エネ

約44.3%
削減

約60.6%
削減

LED

Hf蛍光灯

19.3W

約57.1%
45.0W
削減

26.0W
12.8W 約50.8%
削減FL蛍光灯タイプ：20形 FTS-21814NK-GL／40形 FTS-41801CK-RS
Hf蛍光灯タイプ：20形 FT-21862-RS／40形 FHTS-41862YK-PD9
LEDタイプ：20形 LEKSS22083N-LS／LEKSS43253NY-LD

3

東芝ライテック株式会社

誘導灯器具・非常用照明器具パンフレット 2023年6月

点検ポイント2

定期点検を実施

災害や火災時の停電に備え、定期的な点検・部品交換を！

定期点検は3ステップ!
点検は照明器具ごとに実施し、照明器具の状態を確認しましょう。
目視での確認STEP

1

ランプの消灯や表示板の劣化、汚れがないか

器具の外観を確認します。

充電状況の確認

STEP

2

内蔵蓄電池は充電されているか

充電モニターの緑色を確認します。

3

充電モニター表示

り点検を行います。

点検スイッチ

状

態

点灯

正常

消灯

蓄電池コネクタ外れ、
非常点灯中

点滅

蓄電池交換時期※※自己・自動点検後に点滅します。
停電時（電源復帰後）に点滅することがあります。

法令により定められた時間点灯できるか点検スイッチ、または専用リモコンによ充電モニター表示

点検スイッチ

非常点灯確認

STEP

点検スイッチ

点検スイッチ

誘導灯の非常点灯時間20分

非常用照明器具の非常点灯時間

30分

※

※

※但し、
長時間形は60分点灯

器具に搭載しているモニターの点灯状態で、蓄電池やランプの異常を判断できます。
赤点滅、緑点滅は交換の合図です。
※お知らせ機能は一部の従来形器具にはありません。
蓄電池の寿命は4～6年です。
外観に異常がなく見えても中身は劣化が進んでいます。

蓄電池

寿命をむかえた蓄電池も一定電圧を放電しています。
定格点灯時間の非常点灯による正確な点検が必要です。

■寿命特性の一例■放電のイメージ図

容100
量
比 80
率
︵ 60
％ 40 4 年目以降︶
容量不足が顕著に !
20

0

1

2 3 4 5
使用期間
（年）

6

電
圧

誘導灯

蓄電池が充電されてい る 正 常 な 状 態

点検開始方法

1 点検スイッチを5 秒間長押し（モニター点滅）
2 再度点検スイッチを押す
3 点検 終了後、充電モニターの点検 結果を確 認する

点灯 ： 正常 点滅 ： 電池寿命

ランプモニター

充電モニター

充電モニター

ランプモニター

点検スイッチ

点検スイッチ点灯

10分

7■自己点検機能付き誘導灯のモニターランプ例

充電モニター（緑）：点灯

一定電圧を放電

充電モニター（緑）：消灯

蓄電池が充電されていない状態
蓄電池の接続を確認
点検開始方法

1 点検スイッチを5 秒間長押し（モニター点滅）
2 再度点検スイッチを押す
3 点検 終了後、充電モニターの点検 結果を確 認する

点灯 ： 正常 点滅 ： 電池寿命

ランプモニター

充電モニター

急激に低下
容量低下

30分 点灯時間20分

充電モニター（緑）：点滅
交換時期のお知らせ
蓄電池の交換が必要

点検開始方法

点検スイッチ

容量低下

充電モニター

ランプモニター

点検スイッチ

非常用照明器具

消灯

充電モニター

ランプモニター

1 点検スイッチを5 秒間長押し（モニター点滅）
2 再度点検スイッチを押す
3 点検 終了後、充電モニターの点検 結果を確 認する

点灯 ： 正常 点滅 ： 電池寿命

ランプモニター

カ充電モニターピ

カピ

点検スイッチ

点検スイッチ

※緑点滅は自己点検機能付器具に搭載している寿命お知らせ表示です。
蓄電池の点検を実施しなければ緑点滅になることはありません。
点検後、蓄電池が正常であれば緑点灯になります。

4点滅東芝ライテック株式会社

誘導灯器具・非常用照明器具パンフレット 2023年6月■自己点検機能付き非常用照明器具のモニターランプ例

充電モニター（緑）：点灯

蓄電池が充電されてい る 正 常 な 状 態

充電モニター（緑）：消灯

充電モニター（緑）：点滅

蓄電池が充電されていない状態
蓄電池の接続を確認

点灯

交換時期のお知らせ
蓄電池の交換が必要
カ

ピカピ

点滅

消灯

※緑点滅は自己点検機能付器具に搭載している寿命お知らせ表示です。
蓄電池の点検を実施しなければ緑点滅になることはありません。
点検後、蓄電池が正常であれば緑点灯になります。

蓄 電 池 は 、メ ー カ ー 指 定 の
JIL規格適合品にて交換を！

電池交換年マーク
電池交換年マーク

蓄電池交換時のご注意
JIL適合表示について

他社品や改造品との組み合わせによる故障・事故につきましては一切責任を負えませんのでご注意ください。また交換用蓄電池には電池交換年シールを同梱しておりますので定期点検にご活用ください。

当社製を表わす番号

JIL適合ラベルについて

J I L 適合誘導灯器具の登録番号

電池交換の際に、該当年度の電池交換の際に、該当年度の交換年マークを交換年マークを器具外郭のよく器具外郭のよく見えるところに貼ってください。
見えるところに貼ってください。

製造事業者登録番号（誘）L75ー03N（非）SC01ー03

非常用照明器具（電池内蔵）の登録番号

電池交換

電池交換

電池交換

23

24

25

お願い

器具は定期的に点検し、計画
的な維持管理を推進してください。

使用済み充電式蓄電池はリサイクルを！

「資源の有効な利用の促進に関する法律」により2001年4月1日より小形充電池（誘導灯・非常用照明器具に内蔵されている電池が該当）の回収・再資源化が義務付けられました。貴重な資源の有効利用及び地球
環境保護のために、ご使用済みニカド電池・ニッケル水素電池のリサイクルのご協力をお願いします。
※平成7年以前の蓄電池には右図のマークはありませんが、ニカド電池・ニッケル水素電池であればリサイクル対象です。

お問い合わせ先

ランプ

一般社団法人 JBRC

ホームページ・・・http://www.jbrc.com

ランプの種類により交換時期は異なります。

ランプモニター
（赤）
：消灯

万一の際、
避難誘導のため、適切な交換を実施ください。

ランプの種類蛍光ランプ10W

蛍光ランプ20W

交換の目安

6,000時間

約0.7年

8,500時間

約1.0年

コンパクト形蛍光ランプ

3,000〜6,000時間

0.4〜0.7年

LEDランプ

60,000時間

6.9年

蛍光ランプ40W
冷陰極ランプミニハロゲン電球9W～30W

12,000時間

60,000時間
2,000時間

ランプモニター

点検開始方法

1 点検スイッチを5 秒間長押し（モニター点滅）
2 再度点検スイッチを押す
3 点検 終了後、充電モニターの点検 結果を確 認する

点灯 ： 正常 点滅 ： 電池寿命

約1.4年

ランプモニター

点検スイッチ消灯

点検スイッチ

消 防 用 設 備 等の点 検

要 領が一 部 改 正され 、

ランプモニター（赤）：点滅「 ランプ 等 ※の 異 常 表

交換時期のお知らせ
ランプ交換が必要

6.9年

点検開始方法

1 点検スイッチを5 秒間長押し（モニター点滅）
2 再度点検スイッチを押す
3 点検 終了後、充電モニターの点検 結果を確 認するー

点灯 ： 正常 点滅 ： 電池寿命

充電モニター

ランプモニター

点検スイッチ

カ

ピ

点滅

カ

ピ

ニッケル水素電池

消防予第80号より抜粋
平成29年3月31日

充電モニター

充電モニター

Ni-MH

ニカド電池

誘導灯器具の点検要領
一部改正のお知らせ

正常な状態

24時間点灯した時の年数

Ni-Cd

示がなく 、正 常に点 灯
していること 」が 追 加

ランプモニターされました 。

充電モニター※モニターランプ

点検スイッチ

リモコン自己点検機能付きの防災照明器具は、双方向通信の専用リモコンを活用することで“点検の開始” “点検結果の確認”を手元で行えます。
高所に設置された器具やガラスグローブ付き器具の点検を行う際に便利です。

点検の開始時

点検の終了時
30分間
非常点灯

点検開始

■点検の開始：器具に向けて「点検実行」ボタン（①）を押します。
■結果の確認：器具に向けて「結果確認」ボタン（②）を押します。

③ ■表示内容：液晶部（③）へ以下の内容が表示されます。

30分後
非常点灯
終了

点検結果
受信

①
②

器具種別

誘導灯

項目

表示内容

日付

点検日付

点検した日付を表示

アドレス

A001

アドレスを表示

ランプ

正常

正常

表示部

不点

ランプ破損、外れ、不点灯

正常

正常

バッテリ

はずれ

バッテリの外れ表示部

容量不足

バッテリの寿命

未充電
器具種別
表示部

非常灯
誘導灯
６０分間

摘要

24時間未充電器具ジャンルを表示
長時間形であることを表示※リモコン自己点検機能付き器具に対応したものですが、器具、発売年により表示内容は異なります。
※日付、アドレスの表示は事前の設定が必要です。
設定されていない場合は表示されません。

5

東芝ライテック株式会社

誘導灯器具・非常用照明器具パンフレット 2023年6月

LED誘導灯器具

天井・壁直付形



B 級・BL形

天井埋込形

C級

埋込穴

一般形（ 20分間 ）〈片面灯〉

一般形（ 20分間 ）〈 片面灯 〉

200±1

一般形（ 20分間 ）〈 片面灯 〉

天井埋込形

B 級・BL形

埋込穴

105±1

C級

105±1

天井・壁直付形

295±1

一般形（ 20分間 ）〈 片面灯 〉

FBK-10701-LS17 （1.4 W）

FBK-20701-LS17 （1.9 W）

FBK-10721-LS17 （1.4 W）

FBK-20721-LS17 （1.9 W）

本 体：FBK-10701-LS17
表示板：1枚 A ￥34,800￥2,400

本 体：FBK-20701-LS17
表示板：1枚 B ￥51,100￥4,200

本 体：FBK-10721-LS17
表示板：1枚 A ￥44,200￥2,400

本 体：FBK-20721-LS17
表示板：1枚 B ￥65,400￥4,200SH1-FBF/FSF20-C

誘 1AM111-3177

ST1-FBF/FSF22-C

壁埋込形

SH1-FBF/FSF20-BL

C級

SH1-FRF20P-C

B 級・BL形¥ 69,600 ▲（表示板込価格）
誘 1AM111-3179

ST1-FRF22P-C

SH1-FRF20P-BL

天井・壁直付形

A級

壁埋込形

ST1-FRF22P-BL



A級

埋込穴

埋込穴

155±1

225±1

510±2

195±1

埋込穴

一般形（ 20分間 ）〈片面灯〉

誘 1AS111-3174

ST1-FBF/FSF22-BL

壁埋込形

¥ 46,600 ○（表示板込価格）

一般形（ 20分間 ）〈 片面灯 〉

470±2

誘 1AS111-3172¥55,300 ○（表示板込価格）

265±1¥ 37,200 ○（表示板込価格）

一般形（ 20分間 ）〈 片面灯 〉

一般形（ 20分間 ）〈 片面灯 〉

FBK-10771-LS17 （1.4 W）

FBK-20771-LS17 （1.9 W）

FBK-44701-LS17 （1.4 W）

FBK-44771-LS17 

本 体：FBK-10771-LS17
表示板：1枚 A ￥39,400￥2,400

本 体：FBK-20771-LS17
表示板：1枚 B ￥57,400￥4,200

本 体：FBK-44701-LS17
表示板：1枚 D ￥149,900￥12,200

本 体：FBK-44771-LS17
表示板：1枚 D ¥ 41,800 ○（表示板込価格）
誘 1AS111-3176

SH1-FBC20-C¥ 61,600 ▲（表示板込価格）
誘 1AM111-3181

ST1-FBC22-C

SH1-FBC20-BL

床埋込形

C級

¥ 162,100 ○（表示板込価格）
誘 1AK131-3280

SH1-FBF/FSF20-A

ST1-FBC22-BL

防湿・防雨形（ 天井直付形 ）

C級

誘 1AK131-3282

ST1-FBF/FSF22-A

防湿・防雨形（ 天井直付形 ）

SH1-FBC20-A

B 級・BL形（1.9 W）¥ セミオーダー ▲（表示板込価格）

セミオーダー￥12,200

ST1-FBC22-A

適合表示板

A

一般形（ 20分間 ）〈片面灯〉

一般形（ 20分間 ）〈 片面灯 〉

一般形（ 20分間 ）〈 片面灯 〉

FBK-10791-LS17 （1.7 W）

FBK-10751-LS17 （1.4 W）

FBK-20751-LS17 （1.9 W）

本 体：FBK-10791-LS17
表示板：1枚 C ￥151,900￥1,800

本 体：FBK-10751-LS17
表示板：1枚 A ￥55,500￥2,400

本 体：FBK-20751-LS17
表示板：1枚 B ￥76,300￥4,200

誘 2AS123-1017¥ 57,900 ▲（表示板込価格）
誘 1AS111-3286

誘 1AM111-3289

保護等級：IP23

防湿・防雨形（ 壁直付形 ）

C級¥ 80,500▲（表示板込価格）

B 級・BL形

防雨形（ 壁埋込形 ）

C級

埋込穴

一般形（ 20分間 ）〈片面灯〉

一般形（ 20分間 ）〈 片面灯 〉

一般形（ 20分間 ）〈 片面灯 〉

182

FBK-10753-LS17 （1.4 W）

FBK-20753-LS17

（1.9 W）

FBK-10761-LS17 （1.4 W）

本 体：FBK-10753-LS17
表示板：1枚 A ￥58,500￥2,400

本 体：FBK-20753-LS17
表示板：1枚 B ￥81,100￥4,200

本 体：FBK-10761-LS17
表示板：1枚 A ￥95,700￥2,400¥ 60,900 ▲（表示板込価格）
誘 1AS111-3288¥ 85,300 ▲（表示板込価格）
誘 1AM111-3291

誘 1AS111-3300

保護等級：IP23

B 級・BL形

埋込穴

252

一般形（ 20分間 ）〈片面灯〉

クリーンルーム用（ 壁埋込形 ）

B 級・BL形

クラス1,000推奨
埋込穴

274

防雨形（ 壁埋込形 ）

252

一般形（ 20分間 ）〈 片面灯 〉

FBK-20761-LS17 （1.9 W）

FBK-20781-LS17 （1.9 W）

本 体：FBK-20761-LS17
表示板：1枚 B ￥115,700￥4,200

本 体：FBK-20781-LS17
表示板：1枚 B ￥131,000￥4,200¥ 119,900 ▲（表示板込価格）
誘 1AM111-3301

保護等級：IP20
電池内蔵形
共通仕様

¥ 135,200 ▲（表示板込価格）
誘 1AM111-3301

保護等級：IP20

ET-10714 ○ET-10715 ○ET-20701 ○ET-20702 ○ET-20703 ○ET-20704 ○ET-20705 ○ET-20713 ○ET-20714 ○ET-20715 ○C

保護等級：IP20

ET-10763 ▲客席誘導灯

ET-10764 ▲ET-10765 ▲

274

保護等級：IP23¥ 98,100 ▲（表示板込価格）

ET-10713 ○B

保護等級：IP23

防湿・防雨形（ 壁直付形 ）

ET-10702 ○204¥ 153,700 ▲（表示板込価格）

ET-10701 ○D
FBK-60000-LS17  （1.9 W）¥ 47,700 ▲誘 4AE-1006

注：本体のスイッチ操作による自己点検が可能です。
リモコンでは行えません。

● 電池内蔵形 ● 定格電圧 100V ● ニッケル水素蓄電池 ● リモコン自己点検機能付 ● 適合リモコン FRC-1833T（別売）● 24 時間充電し、ご使用ください。
● LED 素子はバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示画面の見え方が異なる場合があります。

ET-44701 ▲ET-44702 ○ET-44703 ▲ET-44704 ▲ET-44705 ▲ET-44713 ○ET-44714 ○ET-44715 ▲リモコン自己点検機能付 誘 誘導灯型式認定番号
公共施設用照明器具
軒下などの屋側でご使用になれます。その他の屋外では使用できません。
屋内使用器具で、湿気の多い場所に適しています。
6 価格後ろの印説明：◎
地区物流倉庫（一部工場倉庫）在庫品、○ 工場倉庫在庫品、▲ 受注生産品（納期 約 2 〜 6 週間）、※ 在庫限り品です。納期は目安ですので、都度お問合せください。

誘導灯器具・非常用照明器具パンフレット 2023年6月

B 級・BL形

点滅形（ 壁埋込形 ）

B 級・BL形

埋込穴

一般形（ 20分間 ）〈片面灯〉

FBK-20701X-LS17  （3.3 W）¥ 143,900 ○（表示板込価格）
誘 1AM111-3588￥139,700￥4,200SH1-FBF/FSF20F-BL￥148,900￥4,200

誘 1AM111-3592

一般形（ 20分間 ）〈 片面灯 〉

FBK-20701VX-LS17  （3 . 4 W ）¥ 177,200 ▲（表示板込価格）￥173,000￥4,200SH1-FBC20F-BL

誘 1AM111-3594

SH1-FBF/FSF20AF-BL

信号入力電圧AC100-DC24 V兼用形

点滅装置長時間形（ 天井・壁埋込形 ）105（1.4 W）

誘 F1E1-1021

煙感知器連動停止機能付

煙感知器連動停止機能付¥ 146,300 ▲¥ 127,700 ▲XEF-5075CF （一般形）（DC24V）（ 1.5 W）
XEF-5075CFL（長時間形）（DC24V）（ 1.6 W）¥ 227,300 ▲信号入力電圧AC100-DC24 V兼用形

誘 F1E1-1021,AI-03（ 一般形）／F1E1-1022,AI-03（ 長時間形）

信号入力電圧DC24 V

点滅装置防雨形（ 天井・壁埋込形 ）電源別置形（ 天井・壁直付、天井吊下兼用形 ） C 級

202

（1.5 W）

XEF-5072CFL
誘 F1E1-1022¥ 149,400 ▲（1.4 W）

誘 F1E1-1023

信号入力電圧AC100-DC24 V兼用形

防災照明用点検リモコン

リモコン自己点検機能付き
器具対応

FRC-1833T¥ 30,400 ▲双方向通信●USBケーブル同梱●単4乾電池×2同梱

避難口誘導灯〈 片面灯 〉

FBL-10701-LS17 （1 . 1 W ）

SH1-FBC20-BL

信号入力電圧AC100-DC24 V兼用形

ST1-FBC22-BL

煙感知器連動停止機能付

XEF-5073W
¥ 137,300 ▲（1.4 W）

信号入力電圧AC100-DC24 V兼用形

B 級・BL形

本 体：FBL-10701-LS17
表示板：1枚 A ￥31,100￥2,400¥ 33,500 ▲（表示板込価格）
誘 1CS111-3438

注：2 線配線専用です。
常用電源と非常用電源
は共用配線で接続してください。

〈 片面灯 〉

FBL-20701-LS17 （1.7 W）

本 体：FBL-20701-LS17
表示板：1枚 B ￥37,500￥4,200¥ 41,700 ▲（表示板込価格）
誘 1CM111-3440

適合表示板■点検の開始：器具に向けて「点検実行」ボタン（①）を押します。
■結果の確認：器具に向けて「結果確認」ボタン（②）を押します。
■表示内容：液晶部（③）へ以下の内容が表示されます。

③

器具種別

②

ET-10702 ○ET-10713 ○ET-10714 ○ET-10715 ○

項目

表示内容

日付

点検日付

点検した日付を表示

A001

アドレスを表示

摘要

ランプ

正常

正常

表示部

不点

ランプ破損、外れ、不点灯

正常

正常

バッテリ

はずれ

バッテリの外れ

容量不足

バッテリの寿命

未充電■交換部品の表示：「結果確認」ボタン

B

アドレス

表示部

誘導灯

器具種別
表示部

押すと蓄電池形名、2回押すとLEDモ
ジュールの形名が表示されます。

［蓄電池形名の表示］

ET-10701 ○

注：2 線配線専用です。
常用電源と非常用電源
は共用配線で接続してください。

① （②）を押し、「▶▶」ボタン（④）を1回

電源別置形
共通仕様

誘 1AM111-3598￥181,100￥4,200

A

④

電池内蔵形
共通仕様

¥ 185,300 ▲（表示板込価格）

本 体：FBK-20771VX-LS17
表示板：1枚 D 

誘 ：F1E1-1023

信号入力電圧AC100-DC24 V兼用形

281

XEF-5074W

202

FBK-20771VX-LS17 （ 3.4 W）

点滅装置防湿・防雨形（ 天井・壁直付形 ）埋込穴

煙感知器連動停止機能付

464

一般形（ 20分間 ）〈 片面灯 〉

埋込穴

295

埋込穴

本 体：FBK-20701VX-LS17
表示板：1枚 D 

誘導音付加点滅装置（ 天井直付・天井吊下形 ）埋込穴¥ 99,800 ▲¥ 153,100 ▲（表示板込価格）

信号入力電圧AC100-DC24 V兼用形

点滅装置（ 天井埋込形 ）

XEF-5072MCFFBK-20771X-LS17  （3.3 W）
本 体：FBK-20771X-LS17
表示板：1枚 D 

信号入力電圧AC100-DC24 V兼用形

煙感知器連動停止機能付

一般形（ 20分間 ）〈 片面灯 〉

誘導音付加点滅形（ 壁埋込形 ）  B 級・BL形

281

本 体：FBK-20701X-LS17
表示板：1枚 D 309

誘導音付加点滅形（ 天井・壁直付形 ） B 級・BL形

284

点滅形（ 天井・壁直付形 ）

284

東芝ライテック株式会社［LEDモジュール形名の表示］

非常灯
誘導灯
６０分間

24時間未充電ET-20701 ○ET-20702 ○ET-20703 ○ET-20704 ○ET-20705 ○ET-20713 ○ET-20714 ○ET-20715 ○器具ジャンルを表示
長時間形であることを表示※リモコン自己点検機能付き器具に対応したものですが、器具、発売年により表示
内容は異なります。
※日付、アドレスの表示は事前の設定が必要です。
設定されていない場合は表示されません。

D
ET-20701 ○ET-20702 ○ET-20703 ○ET-20704 ○ET-20705 ○● 電池内蔵形 ● 定格電圧 100V ● ニッケル水素蓄電池 ● リモコン自己点検機能付 ● 適合リモコン FRC-1833T（別売） ● 24 時間充電し、ご使用ください。
● LED 素子はバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示画面の見え方が異なる場合があります。
● 電池別置形 ● 定格電圧 100V 非常時入力 DC100V ● 2 線配線専用 ● 適合リモコン FRC-1833T（別売）● LED 素子はバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示画面の見え方が異なる場合があります。

リモコン自己点検機能付 誘 誘導灯型式認定番号
公共施設用照明器具
軒下などの屋側でご使用になれます。その他の屋外では使用できません。
屋内使用器具で、湿気の多い場所に適しています。
価格後ろの印説明：◎ 地区物流倉庫（一部工場倉庫）在庫品、○ 工場倉庫在庫品、▲ 受注生産品（納期 約 2 〜 6 週間）、※ 在庫限り品です。納期は目安ですので、都度お問合せください。

7

東芝ライテック株式会社

誘導灯器具・非常用照明器具パンフレット 2023年6月

誘導灯用信号装置

誘導灯用信号装置は、
自動火災報知設備と連動し火災信号を誘導灯に伝達、または誘導灯を制御する装置です。
用途に応じた組み合わせで効率的で誘導効果の高い避難誘導システムを構築できます。

火災時の動作■消灯の場合

自動火災
報知設備

誘導灯用
信号装置

消灯させていた
誘導灯は点灯中継盤

火災発生■点滅形・誘導音付加点滅形の場合

自動火災
報知設備

点滅形誘導灯点滅開始

S

音声誘導のパターンは以下の2パターンです。
器具内の切換スイッチで選択できます。

誘導灯用
信号装置

火災発生

誘導音付加点滅形誘導灯
音声誘導・点滅開始

信号装置の種類と機能

日本語：「ピン、ポーン、
ピン、
ポーン、非常口はこちらです。
非常口はこちら
です。
」
または
英 語：
「ピン、ポーン、
ピン、
ポーン、非常口はこちらです。
非常口はこちらです。
ピン、ポーン、ピン、
ポーン、
here is an emergency exit，
here is an emergency exit 」

S

信号装置の選定

誘導灯の種類は？
誘導音付点滅形誘導灯のみ、あるいは誘導音付点滅形、点滅形誘導灯の両方点滅形誘導灯のみ

全館一斉動作区分動作

全館一斉動作区分動作

FHD-25002

FHD-106

FHD-25002

停電補償をしますか？

YES

NO

FHD-106

FHD-104

FHD-104

形名FHD-106

消灯︵全館一斉︶

動作

信号出力

動作

信号出力

動作

信号出力

手動

○

AC100V

○

DC24V

○

DC24V

施錠

○

AC100V

○

DC24V

○

DC24V

照明

○

AC100V

○

DC24V

○

DC24V

外光

○

AC100V

○

DC24V

−

−

○

AC100V

○

DC24V

○

DC24V

停電補償

−

−

○

DC24V

○

DC24V

区分鳴動

−

−

−

−

○

DC24V

非常放送連動

−

−

○

DC24V

○

DC24V

点滅
誘導音付加
点滅形

点滅形
誘導音付加点滅形
適合器具

FBK-20701X(L)FBK-20702X(L)FBK-42701X(L)FBK-42702X(L)FBK-20771X(L)FBK-42771X(L)FBK-20701X(L)FBK-20702X(L)FBK-42701X(L)FBK-42702X(L)FBK-20771X(L)FBK-42771X(L)FBK-20701VX(L)FBK-20702VX(L)●停電補償／信号装置の電源が切断された際信号装置の機能を保つためのバックアップ用の電池を内蔵しています。
●区分鳴動／地区別の非常ベルに連動して、音声・点滅を出火階および直上階で作動させる端子を内蔵しています。

8

FHD-25002

FBK-42701VX(L)FBK-42702VX(L)FBK-20771VX(L)FBK-42771VX(L)注）
各器具の煙感知器・直下
階用端子と直上階用端子の接続は、必ず記載の適合器
具同士で行ってください。

東芝ライテック株式会社

誘導灯器具・非常用照明器具パンフレット 2023年6月■信号装置の種類
誘導灯

消灯

各種動作

誘導音付加
点滅形

点滅形※1

非常放送
連動停止

動作

停電補償

FHD-104

○

AC100

×

一斉

×

×

FHD-106

○

DC24

○

一斉

○

○

FHD-25002

○

DC24

○

区分※2

○

○

※1…使用可能な信号電圧※2…自動火災報知設備又は非常放送設備からの一斉動作信号を受信すると区分動作から一斉動作に移行します。

●動作について●非常放送連動停止機能について①全館一斉動作
建物全ての誘導灯及び装置が同時に動作します。
②区分動作（規則第２４条第１項第５号ハ）
地階を除く階数が５以上で延べ面積が３,０００㎡以上の建物が対象となります。

火災発生時は非常放送設備の非常放送を優先させ、誘導音を一時停止させる機能です。
非常放送解除後再び誘導音を動作させる機能です。

①全館一斉動作●停電補償機能について
停電などにより常用電源が遮断された場合、信号装置内に搭載されている蓄電池で本来の役割を保つ機能です。

②区分動作
Ｓ

Ｓ

a) 出火階が２階以上の階の場合→出火階及びその直上階

4F

Ｓ

4F

3F

Ｓ
2F

Ｓ
屋外（地上）

1F

避難階

屋外（地上）

Ｓ
Ｓ
Ｂ2F

動作信号

n 4 3 2 1 B

3F

Ｓ

Ｓ

Ｓ

2F

2F

2F

Ｓ

Ｓ

信号装置
自動火災報知設備の受信機

屋外（地上）

1F

n
4
3
2
1
B

Ｓ
避難階

1F

Ｓ

Ｓ

Ｂ１F

Ｂ１F

Ｂ１F

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｂ2F

Ｂ2F

Ｂ2F

避難階

各警戒区域へn 4 3 2 1 B

n 4 3 2 1 B

信号装置（FHD-25002）

自動火災報知設備
の受信機

n
4
3
2
1
B

n
4
3
2
1
B

n 4 3 2 1 B

n 4 3 2 1 B

信号装置（ FHD-25002 ）自動火災報知設備
の受信機

n
4
3
2
1
B

n
4
3
2
1
B

n 4 3 2 1 B

信号装置（ FHD-25002 ）誘導音付加点滅形誘導灯用信号装置（1回路用）●寸法

4-φ5木ねじ穴240
190

屋外（地上）

Ｓ

消灯・点滅用信号装置（1回路用）
●寸法

Ｓ
3F

各警戒区域へ

n
4
3
2
1
B

4F

3F

各警戒区域へ※延べ面積3,000m 2 未満移報

自動火災報知設備の受信機

Ｓc) 出火階が地階の場合は、→出火階、その直上階及びその他の地階

4F

Ｓ

1F

Ｂ１F

Ｓ

b) 出火階が１階の場合は、→出火階、その直上階及び地階

Ｓ

100

４−φ１３

350

300

400

90
156

289
250

450

204

誘導灯用信号装置

110

120

115

40 40 40

115

背面取付穴

４−φ２０ノックアウト

41

71

120

信号装置
（1回路用）
FHD-104 ¥90,600○

信号装置（1回路用）
FHD-106 ¥302,500○

型式認定番号：S11A-09
信号電圧100V（点滅）

本体：鋼板（オフホワイト）
重量：2.3kg
使用ヒューズ：250V3.15A（φ5.2×20mm）

型式認定番号：S11A-23
充電モニター付・信号電圧DC24V（誘導音・点滅）
非常放送連動停止機能付
電池形名：20HR-CY-S（ニッケル水素電池）●定

電 源 電 圧

AC100V

定格周波数50 ／ 60Hz

入 力 電 流最大1.6A

信 号 回 路定 格 容 量AC100V、 1.6A

誘導音付加点滅形誘導灯用信号装置（多回路用）

AC100V

定格周波数50 ／ 60Hz

入 力 電 流0.25A（最大負荷接続時2.4A）

入 力 電 力15W（最大負荷接続時230W）

その他 周辺機器

信 号 回 路定 格 容 量交 換 電 池DC24V、 2A（誘導音・点滅）
AC100V、 1.6A（消灯）20HR-CY-S
24V、 3000mAh

900

誘導灯器具用煙感知器

煙感知動作時

189

110

830

本体：鋼板（オフホワイト）
質量9.0ｋｇ
使用ヒューズ（AC電源用）：250V3.15A（φ5.2×20mm）使用ヒューズ（DC電源用）：250V5A（φ5.2×20mm）格

電 源 電 圧中継盤

●寸法４−φ２０ノックアウト

55

180
380
450

作動表示灯
120

4-φ14取付穴

信号装置（25回路用）FHD-25002 セミオーダー○
本体：鋼板（オフホワイト）
電池形名：20NR-CU-S
充電モニター付・信号電圧DC24V（誘導音・点滅）●定※写真は煙感知器ヘッドと感知器ベースを組合せた状態〈3線式〉

型式認定番号

S12A-25
S11A-09
使用ヒューズF1（AC100V用）；250V3A（φ5.2×20mm）使用ヒューズF2、F3（DC24V信号用）；250V3A（φ5.2×20mm）

FHD-1012

¥19,000○

本体・化粧枠：鋼板
質量：1.1kg

格電 源 電 圧

AC100V

定格周波数50 ／ 60Hz

入 力 電 流0．26A（最大負荷接続時2．40A）

入 力 電 力15W（最大負荷接続時230W）

信号回路数

25回路

信 号 回 路定 格 容 量交 換 電 池DC24V、 2A（全回路合計）20NR-CU-S
24V、 2000mAh

誘導灯を消灯する際に使用します。

Ｔ3ＫＤＤ＋ＴＢ2-Ｃ ¥36,100○
型式：3種 蓄積型
種別：光電式スポット型感知器
定格：DC24V 65mA
使用温度範囲：−10℃〜 50℃
本体：PC/ABS
質量：0.2kｇ

信号装置を使用して消灯する場合、誘導火災が広がっている場所である一定以上

灯内の安定期回路を切り、充電回路のみの煙を検知した際に、接続された誘導灯

電源を供給するシステムを組んでいます。

の鳴動を停止させるために設置します。

9東芝ライテック株式会社

誘導灯器具・非常用照明器具パンフレット 2023年6月

誘導灯用リニューアルプレート

直付形誘導灯リニューアルプレート［蛍光灯タイプ用］

既設器具を取り外し、器具跡にリニューアルプレートを取り付けます。取り外した器具の跡を隠して、きれいにリニューアルできます。

壁直付形誘導灯取付手順

1 古い器具を取り外します。

天井直付形誘導灯取付手順

2 適したリニューアルプレート 3 プレートの上に高輝度誘導灯を取付けます。

を設置すれば完了です。

写真は FBA-40W3A

1 古い器具を取り外します。 2 適したリニューアルプレート 3 プレートの上に高輝度誘導灯を取付けます。

写真は FA-40W3A

誘導灯用リニューアルプレート

FBA-40W3A

B 級用

従来形大形 ⇒ LED 誘導灯 B 級（BH 形）
施工例

リニューアル対応器具

現在お使いの器具＊¥ 31,100 ▲FBK-4205N

寸法：1,370×490×出幅 25

FBK-42701
（L）
-LS17

FBK-4205
FBK-4247

誘導灯用リニューアルプレート

FBA-20W3A

B 級用¥ 11,900 ○

従来形中形 ⇒ LED 誘導灯 B 級（BL 形）
施工例
現在お使いの器具＊

リニューアル対応器具

FBK-2105N

FBK-42701
（L）
-LS17

FBK-2105

寸法：700×300×出幅 25

FBK-2107
FBK-2147

FBK-2147N

FBA-10W3A

C 級用

従来形小形 ⇒ LED 誘導灯 C 級施工例

現在お使いの器具＊¥ 10,200 ○

寸法：470×235×出幅 25

FA-40W3A

B 級用

リニューアル対応器具

FBK-1105
FBK-1107

FBK-10701（L）-LS17

FBK-1147

FBK-1147N

FBK-4205, 4206

FBK-4205N, 4206N

寸法：1,370×140×出幅 25

FBK-4247, 4248

FBK-4105, 4106

FBK-4105N, 4106N
FBK-4207, 4208

誘導灯用リニューアルプレート

FA-20W3A

B 級用

FBK-2105, 2106

FBK-2105N, 2106N

寸法：700×140×出幅 25

FBK-2107, 2108
FBK-2147, 2148

FBK-2147N, 2148N
FBK-20107K, 20108K

誘導灯用リニューアルプレート

FA-10W3A

C 級用¥ 5,600 ○

寸法：470×90×出幅 25● 従来器具の埋込形 BOX は、そのままで取り付けできます。

● 壁面の張り替え工事が不要で、低コストでリニューアルできます。
C 級用
B 級用

FBA-1110NA

リニューアル対応器具

現在お使いの器具＊

リニューアル対応器具

FBK-10771L-LS17

FBK-2180C

FBK-42771（L）-LS17

FBK-1177

FBK-1179

FBK-1191C

FBL-1193

FBK-1193C

FBL-1197

FBK-10771（L）-LS17

FBK-2170

FBK-2179

FBK-2179C

リニューアル対応器具

FBK-42701
（L）
-LS17

FBK-42702
（L）
-LS17

FBK-20701（L）-LS17
FBK-20702
（L）
-LS17

現在お使いの器具＊

FBK-1105, 1106

リニューアル対応器具

FBK-1107, 1108

FBK-10701（L）-LS17

FBK-1147N, 1148N

FBK-10702
（L）
-LS17

FBK-1147, 1148

天井吊下形誘導灯リニューアル吊装置

従来の吊装置を使用した蛍光ランプ誘導灯は、取付ピッチをそのままでリニューアルできます。

¥ 32,000 ○現在お使いの器具＊

FBK-2180N

FBK-20701（L）-LS17

FBA-2110A

誘導灯用リニューアルプレート（ 壁埋込形 ）B 級用FBK-1180N

FBK-42702
（L）
-LS17

¥ 23,000 ○

誘導灯用リニューアルプレート（ 壁埋込形 ）C 級用FBK-1180C

FBK-42701
（L）
-LS17

従来形小形 ⇒ LED 誘導灯 C 級施工例

FBK-10107K, 10108K

壁埋込形誘導灯リニューアルプレート

リニューアル対応器具

従来形中形 ⇒ LED 誘導灯 B 級（BL 形）
施工例
現在お使いの器具＊¥ 11,900 ○FBK-10107K

FBK-2197

従来形大形 ⇒ LED 誘導灯 B 級（BH 形）
施工例
現在お使いの器具＊¥ 30,400 ○FBK-20701（L）-LS17

FBK-20107K

誘導灯用リニューアルプレート

誘導灯用リニューアルプレート

FBK-20701（L）-LS17

FBK-4207

FBK-1197 FBK-1170

を設置すれば完了です。

FBK-20771（L）-LS17

PW-5170NR

従来品 PW-527 組合せ例

¥ 11,700 ○PW-5170NR + FBK-20701＊上記の「 現在お使いの器具 」は代表機種の一例です。 ◎ 消防法の改正により誘導灯の区分が、従来の（大形、中形、小形）から（A 級、B 級、C 級）に変更されています。リニューアル時の誘導灯器具の選定は必ず所轄

注）既設が点滅形、誘導音付加点滅形、防水形などの場合は上記プレートでは対応できませんので特注対応になります。 注）ガードとの併用はできません。
10 の消防署にご確認ください。
価格後ろの印説明：◎ 地区物流倉庫（一部工場倉庫）在庫品、○ 工場倉庫在庫品、▲ 受注生産品（納期 約 2 〜 6 週間）、※ 在庫限り品です。納期は目安ですので、都度お問合せください。

東芝ライテック株式会社

誘導灯器具・非常用照明器具パンフレット 2023年6月●リニューアル対応器具（太文字）：本カタログに掲載されている器具です

直付形誘導灯リニューアルプレート［冷陰極タイプ用］

既設の冷陰極ランプを使用した高輝度誘導灯もリニューアルプレートを使い、きれいにリニューアルできます。

従来形中形⇒LED 誘導灯 B 級（BL 形）施工イメージ

従来形中形⇒LED 誘導灯 B 級（BL 形）施工イメージ

写真は FBA-20W4

写真は FA-20W4

誘導灯用リニューアルプレート

FBA-20W4

B 級用

従来形中形⇒LED 誘導灯 B 級（BL 形）施工例
現在お使いの器具＊¥ 11,900 ▲FBK-09101

寸法：350×300× 出幅 25

FBK-20403
FBK-20601N

誘導灯用リニューアルプレート

FBA-10W4

C 級用

FBK-06101

寸法：250×235× 出幅 25

FBK-42701
（L）
-LS17

FBK-10401

FA-20W4

B 級用

リニューアル対応器具

FBK-10701（L）-LS17

従来形中形⇒LED 誘導灯 B 級（BL 形）施工例
現在お使いの器具＊¥ 11,900 ○FBK-09101

寸法：340×140× 出幅 25

FBK-20601N

誘導灯用リニューアルプレート

FA-10W4

C 級用

FBK-06101

寸法：270×90× 出幅 25

FBK-20702
（L）
-LS17

リニューアル対応器具

FBK-10701（L）-LS17

FBK-10401

FBK-10601N

FBK-20701（L）-LS17

従来形小形⇒LED 誘導灯 C 級施工例
現在お使いの器具＊¥ 5,600 ○リニューアル対応器具

FBK-42701（L）-LS17
FBK-42702
（L）
-LS17

FBK-20403

FBK-20701（L）-LS17

従来形小形⇒LED 誘導灯 C 級施工例
現在お使いの器具＊¥ 10,200 ▲リニューアル対応器具

誘導灯用リニューアルプレート

FBK-10601N

FBK-10702
（L）
-LS17

壁埋込形誘導灯リニューアルプレート［冷陰極タイプ用］

誘導灯用リニューアルプレート（壁埋込形）

FBA-2110N

B 級用
現在お使いの器具＊¥ 32,000 ▲FBK-20471

FBK-20671
FA21419

リニューアル対応器具

FBK-42701
（L）
-LS17

誘導灯用リニューアルプレート（壁埋込形）

FBA-1110M¥ 23,000 ▲

180mmタイプ

オワン形吊装置 180mmタイプ

角形吊装置

330mmタイプ

オワン形吊装置 330mmタイプ

角形吊装置

530mmタイプ

オワン形吊装置 530mmタイプ

角形吊装置

830mmタイプ

オワン形吊装置 830mmタイプ

PW-1110N ¥ 5,800○
PW-3110N ¥ 6,100○PW-5110N ¥ 6,500○
PW-8110N ¥ 7,400○

リニューアル対応器具

FBK-10671

FBK-10701
（L）
-LS17

FA1419防水用吊装置角形吊装置

現在お使いの器具＊

FBK-10471

FBK-20701
（L）
-LS17

吊装置

C 級用

ガード〔壁直付タイプにご使用ください。〕

PW-1111N ¥ 5,800○
PW-3111N ¥ 6,100○PW-8111N ¥ 7,400○●適合機種◯一般形 FBK-10701、FBK-10702、FBK-20701、FBK-20702、FBK-42701、FBK-42702、FBK-44701、FBK-44702 ◯長時間一般形 BK-10701L、FBK-10702L、FBK-20701L、FBK-20702L、FBK-42701L、
FBK-42702L、FBK-44701L、FBK-44702L ◯点滅形 FBK-20701X、FBK-20702X、FBK-42701X、FBK42702X ◯長時間点滅形 FBK-20701XL、FBK-20702XL、FBK-42701XL、FBK-42702XL ◯誘導音
付加点滅形 FBK-20701VX、FBK-20702VX、FBK-42701VX、FBK-42702VX ◯長時間一般形 FBK20701VXL、FBK-20702VXL、FBK-42701VXL、FBK-42702VXL ◯電源別置形 FBL-10701、FBL10702、FBL-20701、FBL-20702、FBL-42701、FBL-42702

FBG-104

FBG-204

（ピュアホワイト）●適合機種
FBK-10701、10701L、FBL-10701

このガードによりバレーボールなどの衝撃から誘導灯を保護します。

（ピュアホワイト）●適合機種
FBK-20701、42701、FBK-20701L、42701L、FBL-20701、42701

注）
リニューアルプレートとの併用はできません。

このガードによりバレーボールなどの衝撃から誘導灯を保護します。

使用例

使用例

¥ 9,300 ▲PW-5111N ¥ 6,500○PW-5111NWP（C・B級用）¥ 10,500 ▲●適合機種
FBK-10751、FBK-10752、FBK-20751、FBK-20752、FBK-42751、FBK-42752、
FBK-20751L、FBK-20752L¥ 12,900 ▲注）
リニューアルプレートとの併用はできません。

※一般形（A級）、点滅形・誘導音付加点滅形（長時間含む）は誘導灯1台当り吊装置2本必要になります。

＊上記の「 現在お使いの器具 」は代表機種の一例です。 ◎ 消防法の改正により誘導灯の区分が、従来の（大形、中形、小形）から（A 級、B 級、C 級）に変更されています。リニューアル時の誘導灯器具の選定は必ず所轄の消防署にご確認ください。 注）既設が点滅形、誘導音付加点滅形、防水形などの場合は上記プレートでは対応できませんので特注対応になります。 注）ガードとの併用はできません。
価格後ろの印説明：◎ 地区物流倉庫（一部工場倉庫）在庫品、○ 工場倉庫在庫品、▲ 受注生産品（納期 約 2 〜 6 週間）、※ 在庫限り品です。納期は目安ですので、都度お問合せください。

11

東芝ライテック株式会社

誘導灯器具・非常用照明器具パンフレット 2023年6月

非常用照明器具 専用形
一般形

埋込形 ⌀100

30分間

埋込形 ⌀100

埋込形 ⌀150

埋込穴

LEDEM09221M

9形

低天井用［〜 3 m］

非 LALE-001

低天井用［〜 3 m］

¥ 47,700 ○非 LALE-001

中天井用［〜 6 m］

¥ 84,500 ○非 LALE-025

中天井用［〜 8 m］

¥ 84,500 ○

高天井用［〜 10 m］¥ 84,500 ○

特高天井用［〜 16 m］¥ 84,500 ▲（0.8 W）

非 LALE-001¥ 88,200 ▲（1.5 W）

非 LALE-025（1.5 W）－（1.5 W）－

非 LALE-025● 電池内蔵形● 定格電圧 100V～242V ● ニッケル水素蓄電池□ 断熱施工天井使用不可（※ 断熱施工形を除く埋込形）¥ 47,700 ○（0.8 W）

LEDEM30621M¥ 84,500 ○（1.5 W）

非 LALE-025－（1.5 W）

LEDEM13621M
非 LALE-001

LEDEM30221MK

非 LALE-025

LEDEM30225M

30 形¥ 51,400 ▲（1.5 W）※ LEDEM09221M ＋ LEDEMX05022の組合せで対応可能

LEDEM13221MK

非 LALE-025

LEDEM30224M

30 形（0.8 W）

非 LALE-001

K1-LRS11-3

LEDEM30223M

30 形¥ 48,900 ▲（0.8 W）

⌀150

⌀100

LEDEM09221MK

K1-LRS11-2

LEDEM30221M

30 形（0.8 W）

K1-LRS11-1

LEDEM13221M

13 形

一般形
共通仕様

¥ 45,200 ○

埋込穴

埋込穴

⌀100

● リモコン自己点検機能付

LEDEM30622M¥ 84,500 ▲（1.5 W）

非 LALE-025

LEDEM30623M¥ 84,500 ○（1.5 W）

非 LALE-025※ LEDEM30225M ＋ LEDEMX05022の組合せで対応可能● 適合リモコン FRC-1833T（別売） □ 水平天井取付専用□ 調光不可● LED 素子はバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示画面の見え方が異なる場合があります。 ※ 非常用照明器具のリモコンによる点検操作・表示内容は誘導灯とは異なり、一部制限があります。

一般形

埋込形 ⌀200

30分間

直付形

直付形

埋込穴

⌀200

9形

※ LEDEM09221M ＋ LEDEMX20025

13 形※ LEDEM13221M ＋ LEDEMX20025

低天井用［〜 3 m］の組合せで対応可能

低天井用［〜 3 m］の組合せで対応可能

LEDEM30624M

30 形

中天井用［〜 6 m］

¥ 84,500 ○非 LALE-025

30 形の組合せで対応可能

LEDEM30625M

高天井用［〜 10 m］¥ 84,500 ▲非 LALE-001

K1-LSS11-1

LEDEM13821M¥ 45,300 ○非 LALE-001（0.8 W）

K1-LSS11-2

LEDEM30821M¥ 72,500 ○（0.8 W）（1.5 W）

K1-LSS11-3

LEDEM30823M¥ 72,500 ○LEDEM09821MK¥ 40,300 ▲LEDEM13821MK¥ 49,000 ▲

LEDEM30824Mの組合せで対応可能

LEDEM30825M¥ 72,500 ○LEDEM30821MK¥ 76,200 ▲（1.5 W）－（1.5 W）－（1.5 W）－

非 LALE-025● 定格電圧 100V～242V ● ニッケル水素蓄電池 ● リモコン自己点検機能付 ● 適合リモコン FRC-1833T（別売） □ 水平天井取付専用□ 断熱施工天井使用不可（※ 断熱施工形を除く埋込形）● LED 素子はバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示画面の見え方が異なる場合があります。
※ 非常用照明器具のリモコンによる点検操作・表示内容は誘導灯とは異なり、一部制限があります。
非 非常用照明器具評定番号

公共施設用照明器具（1.5 W）

非 LALE-025● 電池内蔵形

リモコン自己点検機能付（0.8 W）

非 LALE-001

非 LALE-025¥ 72,500 ○（0.8 W）

非 LALE-001

非 LALE-025※ LEDEM30225M ＋ LEDEMX20025

特高天井用［〜 16 m］
一般形
共通仕様

（1.5 W）

非 LALE-025

30 形¥ 36,600 ○非 LALE-025※ LEDEM30223M ＋ LEDEMX20025

中天井用［〜 8 m］

30 形

（1.5 W）

LEDEM09821M

軒下などの屋側でご使用になれます。その他の屋外では使用できません。

□ 調光不可

屋内使用器具で、湿気の多い場所に適しています。

人間や社会、地球に調和する項目を考慮した商品の中から特別に選定し、〈e 商品 〉と設定しています。
12 価格後ろの印説明：◎
地区物流倉庫（一部工場倉庫）在庫品、○ 工場倉庫在庫品、▲ 受注生産品（納期 約 2 〜 6 週間）、※ 在庫限り品です。納期は目安ですので、都度お問合せください。

東芝ライテック株式会社

誘導灯器具・非常用照明器具パンフレット 2023年6月

長時間形

埋込形 ⌀100形

60分間

長時間形

直付形

長時間形

既存の埋込穴⌀150、⌀200へは専用のリ
ニューアルプレートとの組合せで対応
できます。

埋込穴

⌀100
（1.5 W）

LEDEM13221LM

13 形

低天井用［〜 3 m］

断熱施工形
30分間

¥ 84,500 ▲非 LALE-033

LEDEM13821LM¥ 72,500 ▲K1-LRS11-2-60

非 LALE-033

埋込形 ⌀100

SB形

コンセント形
30分間

13 形

低天井用［〜 3 m］
一般形
共通仕様

（1.5 W）

埋込穴 ⌀150用

K1-LSS11-2-60

直付形

コンセント形⌀100¥ 56,400 ▲（0.8 W）

LEDEM13821MPM-K¥ 70,700 ▲非 LALE-001（0.8 W）

非 LALE-002● 電池内蔵形● 定格電圧 100V～242V ● ニッケル水素蓄電池 ● リモコン自己点検機能付 ● 適合リモコン FRC-1833T（別売）□ 水平天井取付専用 □ 調光不可 □ 断熱施工天井使用不可（※ 断熱施工形を除く埋込形）● LED 素子はバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示画面の見え方が異なる場合があります。 ※ 非常用照明器具のリモコンによる点検操作・表示
内容は誘導灯とは異なり、一部制限があります。

防湿・防雨形30分間

埋込形 ⌀150

LEDEMX05022¥ 3,900 ○仕様：化粧枠適合機種

埋込穴

LEDEM13221SBM

非常用照明器具 専用形用
リニューアルプレート

LEDEM09221M
LEDEM30221M
LEDEM30224M

LEDEM13221LM
LEDDM50102

LEDEM13221M
LEDEM30223M
LEDEM30225M

LEDEM13221SBM
LEDDM10100

埋込穴 ⌀200用

直付形

LEDEMX20025¥ 4,300 ○仕様：化粧枠埋込穴⌀150

LEDEM13602WM

13 形

低天井用［〜 3 m］

¥ 77,500 ○30 形

LEDEM30603WM

HACCP用¥ 110,600 ○（1.5 W）¥ 96,400 ○非 LALE-003¥ 110,600 ▲（1.5 W）（1.5 W）

K1-LSS14MP-3

LEDEM30292WM¥ 96,400 ○非 LALE-003（0.8 W）

K1-LSS14MP-2

LEDEM30290WM

非 LALE-003（1.5 W）

非 LALE-003

埋込形 ⌀150

30分間¥ 71,600 ○非 LALE-002

LEDEM30602WM

高天井用［〜 10 m］

LEDEM13290WM

非 LALE-002

30 形

中天井用［〜 8 m］

（0.8 W）

クリーンルーム兼用形

適合機種

LEDEM09221M
LEDEM30221M
LEDEM30224M

LEDEM13221LM
LEDDM50102

LEDEM13221M
LEDEM30223M
LEDEM30225M

LEDEM13221SBM
LEDDM10100

非常用照明器具専用形
高天井用吊下げアダプター

吊具と吊下アダプターの固定は、83.5㎜のボックス用取付穴を使用してください。
83.5mm BOXピッチ用

直付形

埋込穴

⌀150

LEDEM13602HM

13 形

低天井用［〜 3 m］

¥ 134,600 ▲非 LALE-002

LEDEM30602HM

30 形

LEDEM30603HM

高天井用［〜 10 m］
防湿・防雨形共通仕様¥ 163,300 ▲（1.5 W）

非 LALE-003¥ 163,300 ▲LEDEM13280HM¥ 103,200 ▲（0.8 W）

非 LALE-002

30 形

中天井用［〜 8 m］

（0.8 W）

LEDEM30280HM¥ 128,800 ▲（1.5 W）

非 LALE-003（1.5 W）

非 LALE-003

LEDEM30282HM¥ 128,800 ▲（1.5 W）

非 LALE-003● 電池内蔵形 ● 定格電圧 100V～242V ● ニッケル水素蓄電池 ● リモコン自己点検機能付 ● 適合リモコン FRC-1833T（別売）● 保護等級 IP23 防湿（クリーンルーム兼用形は天井下面側 IP65） ● クリーンルーム形クラス1000 推奨□ 水平天井取付専用□ 調光不可EF-6M¥ 1,400 ▲適合器具

LEDEM09821M

LEDEM13821M

LEDEM30824M

LEDEM30825M

LEDEM30821M
LEDEM13821LM

適合吊具

LEDEM30823M

PW-1110N

PW-1111N

PW-5110N

PW-5111N

PW-3110N
PW-8110N

PW-3111N
PW-8111N□ 直接雨のかかる屋外では使用不可● LED 素子はバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示画面の見え方が異なる場合があります。

※ 非常用照明器具のリモコンによる点検操作・表示内容は誘導灯とは異なり、一部制限があります。

リモコン自己点検機能付 非 非常用照明器具評定番号
公共施設用照明器具
軒下などの屋側でご使用になれます。その他の屋外では使用できません。
屋内使用器具で、湿気の多い場所に適しています。
人間や社会、地球に調和する項目を考慮した商品の中から特別に選定し、〈e 商品 〉と設定しています。
価格後ろの印説明：◎ 地区物流倉庫（一部工場倉庫）在庫品、○ 工場倉庫在庫品、▲ 受注生産品（納期 約 2 〜 6 週間）、※ 在庫限り品です。納期は目安ですので、都度お問合せください。

13

東芝ライテック株式会社

誘導灯器具・非常用照明器具パンフレット 2023年6月

電源別置形非常用照明器具
一般形

埋込形

埋込形 ⌀100

⌀60

直付形

埋込穴

埋込穴

⌀100

⌀60

LEDDM50101

低天井¥ 42,300 ○タイプ

非 LCLE-006

高照度

LEDDM50102¥ 43,500 ○非 LCLE-006

K0-LRS-D10

LEDDM10100

－

タイプ

一般形
共通仕様

K0-LRS11-D6（AC 100 V）6.4 W（DC 100 V）6.3 W¥ 78,500 ▲非 LCLE-010（AC 100 V）6.4 W（DC 100 V）6.3 W

LEDGM50102（AC 100 V）15.7 W（DC 100 V）15.8 W

LEDGM10100¥ 44,000 ▲非 LCLE-006¥ 78,800 ▲非 LCLE-010（AC 100 V）6.4 W（DC 100 V）6.3 W（AC 100 V）15.7 W（DC 100 V）15.8 W● 電源別置形 ● 定格電圧 AC100V／DC100V □ 水平天井取付専用 □ 調光不可 □ 断熱施工天井使用不可● LED 素子はバラツキがあるため、同一形名でも製品ごとに明るさ、発光色が異なる場合があります。 ※ 設置間隔は弊社ホームページに公開している配光データよりご確認ください。

防湿・防雨形

埋込形 ⌀200

直付形

埋込穴

⌀200

LEDDM50102W

低天井¥ 97,400 ▲タイプ

非 LCLE-012
非常時LED点灯／常時消灯 保護等級：IP23

LEDDM10100W

高照度¥ 132,600 ▲タイプ

防湿・防雨形共通仕様

非 LCLE-013（AC 100 V）15.7W（DC 100 V）15.8 W

LEDGM50102W¥ 97,600 ▲（AC 100 V）6.4 W（DC 100 V）6.3 W

非 LCLE-012
非常時LED点灯／常時消灯 保護等級：IP23

LEDGM10100W¥ 132,600 ▲非 LCLE-013（AC 100 V）15.7W（DC 100 V）15.8 W● 電源別置形 ● 定格電圧 100V／DC100V ● 保護等級 IP23 防湿（ HACCP・クリーンルーム兼用形は天井下面側 IP65 ） ● HACCP・ク
リーンルーム形クラス1000 推奨 □ 水平天井取付専用 □ 調光不可 □ 断熱施工使用不可（埋込形） □ 直接雨のかかる屋外では使用不可● LED 素子はバラツキがあるため、同一形名でも製品ごとに明るさ、発光色が異なる場合があります。

HACCP・
クリーンルーム
兼用形

埋込形 ⌀200

LEDDM50102H

低天井¥ 154,600 ▲タイプ

非 LCLE-012

LEDDM10100H

高照度¥ 184,400 ▲タイプ

非 LCLE-013

一般形

直付形

TENQOOシリーズ
同断面
タイプ

一般形
共通仕様

（AC 100 V）6.4 W（DC 100 V）6.3 W（AC 100 V）6.4 W（DC 100 V）6.3 W（AC 100 V）6.4 W（DC 100 V）6.3 W

W 70

LEMM-070N¥ 48,700 ○非 LCLE-006

防湿・防雨形
共通仕様

直付形（AC 100 V）6.4 W（DC 100 V）6.3 W● 電源別置形 ● 定格電圧 100V／DC100V ● 保護等級 IP23 防（ HACCP・クリーンルーム兼用形は天井下面側 IP65 ） ● HACCP・クリーンルーム形クラス1000 推奨 □ 水平天井取付専用 □ 調光不可
□ 断熱施工使用不可（埋込形） □ 直接雨のかかる屋外では使用不可● LED 素子はバラツキがあるため、同一形名でも製品ごとに明るさ、発光色が異なる場合があります。

W 120

LEMM-120N¥ 48,700 ○非 LCLE-006

反射笠（AC 100 V）6.4 W（DC 100 V）6.3 W

LEMM-150N¥ 49,200 ○非 LCLE-006（AC 100 V）6.4 W（DC 100 V）6.3 W● 電源別置形 ● 定格電圧 AC100V／DC100V □ 水平天井取付専用 □ 調光不可 □ 断熱施工天井使用不可（埋込形）● LED 素子はバラツキがあるため、同一形名でも製品ごとに明るさ、発光色が異なる場合があります。

リモコン自己点検機能付

非 非常用照明器具評定番号

公共施設用照明器具

軒下などの屋側でご使用になれます。その他の屋外では使用できません。

屋内使用器具で、湿気の多い場所に適しています。

人間や社会、地球に調和する項目を考慮した商品の中から特別に選定し、〈e 商品 〉と設定しています。
14 価格後ろの印説明：◎
地区物流倉庫（一部工場倉庫）在庫品、○ 工場倉庫在庫品、▲ 受注生産品（納期 約 2 〜 6 週間）、※ 在庫限り品です。納期は目安ですので、都度お問合せください。

東芝ライテック株式会社

誘導灯器具・非常用照明器具パンフレット 2023年6月

丸形ブラケット 非常用照明器具
非常用
照明器具

昼白色（ 5000K ）FCL30タイプ（870 lm）（ 12.6 W （） 69.0 lm/ W ）（790 lm）（ 12.6 W （） 62.6 lm/ W ）LEDTC21688N-LS1

LEDTC21688L-LS1（630 lm）（ 9.9 W （） 63.6 lm/ W ）（570 lm）（ 9.9 W （） 57.5 lm/ W ）¥ 161,300 ○リニューアルプレート直径∅380 mm

非 LALE-026 誘 3AE-1056¥ 123,500 ○非常時
30分間点灯既設の蛍光灯ブラケットの器具跡を隠す
プレートを準備しました。
リニューアル時にお役立ていただけます。

LEDTC31688L-LS1

非 LALE-026 誘 3AE-1056

FCL20タイプ

LED非常用照明器具 丸形ブラケット
リニューアルプレート

LEDTC31688N-LS1¥ 161,300 ○非常時
30分間点灯

非常用照明器具
共通仕様

電球色（ 2700K ）既設器具の跡形∅360 mm¥ 123,500 ○非 LALE-026 誘 3AE-1056

非 LALE-026 誘 3AE-1056● 電池内蔵形 ● 定格電圧 100V ● ニッケル水素蓄電池 ● リモコン自己点検機能付 ● 適合リモコン FRC-1833T（別売）● 保護等級 IP23 □ 水平天井・壁取付専用 □ 調光不可
□ 直接雨のかかる屋外では使用不可● LED 素子はバラツキがあるため、同一形名でも製品ごとに明るさ、発光色が異なる場合があります。
● 同一意匠の一般照明器具もございます。 ※ 非常用照明器具のリモコンによる点検操作・表示内容は誘導灯とは異なり、一部制限があります。

光源を交換可能な仕様にモデルチェンジ

長寿命のLED光源ですが、丸形ブラケットは点灯時間も長く光源交換の機会もあるため、光源を交換できる仕様に変更しました。
従来品

一体構造

蓄電池

本体と光源部が一体構造
本体部がクリーム系の白色塗装

非常用光源／
電源ユニット

常用光源／
電源ユニット

段調光
LD
一般形

非常時
30分間点灯

長時間形

非常時
60分間点灯非調光
LSON/OFFタイプ

電波式センサー非常時
30分間点灯

長時間形

非常時
60分間点灯一般照明器具共通仕様

段調光タイプ

本体

常用光源
／電源

グローブ

光源交換
可能

LED非常用照明器具 階段灯用
階数表示

LEKSS43323NY-LD

LEKSS42323N-LS（3,150 lm）（ 22.2 W （） 141.8 lm/ W ）（3,150lm）（22.2W）（141.8lm/W）（3,150 lm）（ 21.2 W （） 148.5 lm/ W ）¥ 120,300 ○非 LALE-041

誘 3AE-1054
LDS1-K1-LBF11

LEKSS43323NLY-LS¥ 216,300 ▲（3,150 lm）（ 23.2 W （） 151.2 lm/ W ）非 LALE-042

誘 3AE-1069

ON/OFFタイプ¥ 121,300 ○非 LALE-041

誘 3AE-1054
LDS2-SK1-LBF11¥ 108,300 ▲非 LALE-041

K1-LBF11

誘 3AE-1054

LEKSS43323NLY-LD

LEKSS42323NL-LS（3,150 lm）（ 23.2 W （） 151.2 lm/ W ）（3,150 lm）（ 22.4 W （） 140.6 lm/ W ）¥ 217,300 ▲非 LALE-042

誘 3AE-1069

段調光タイプ¥ 204,300 ▲非 LALE-041

誘 3AE-1069

電波式センサーLEKSS23163NY-LS

LEKSS23163NY-LD

LEKSS22163N-LS（1,580 lm）（ 13.6 W （） 116.1 lm/ W ）（1,580 lm）（ 13.6 W （） 116.1 lm/ W ）（1,580 lm）（ 12.8 W （） 123.4 lm/ W ）非 LALE-041

誘 3AE-1054

LEKSS23163NLY-LS¥ 260,800 ▲（1,580 lm）（ 14.5 W （） 108.9 lm/ W ）非 LALE-042

誘 3AE-1069¥ 111,800 ○非 LALE-041

誘 3AE-1054

LEKSS23163NLY-LD¥ 207,800 ▲（1,580 lm）（ 14.5 W （） 108.9 lm/ W ）非 LALE-042¥ 980（文字1個につき）文字板：黒アクリル（t2.0）※文字板「9」は「6」を反転してご利用ください。

非調光タイプ

電波式センサー¥ 110,800 ○リニューアルプレートとの組合せ例

光源

非調光タイプ

電波式センサー¥ 13,300 ○

非常用光源
／電源

LEKSS43323NY-LS

段調光
LD
一般形

蓄電池

端子台

光源交換が可能な構造
本体は白色塗装に変更

グローブ

非常用照明器具 階段灯
非調光
LS

現行品

本体

端子台

LEDX-38002

誘 3AE-1069¥ 98,800 ▲非 LALE-041

誘 3AE-1054－● 定格電圧 100V ● 保護等級 IP23 □ 水平天井・壁取付専用 □ 調光不可 □ 直接雨のかかる屋外では使用不可● LED 素子はバラツキがあるため、同一形名でも製品ごとに明るさ、発光色が異なる場合があります。

※ 非常用照明器具のリモコンによる点検操作・表示内容は誘導灯とは異なり、一部制限があります。

MOJINのあとに必要な数字を記入してご注
文ください。
文字板
「
文字板
「

」
の場合…MOJIN-1」の場合…MOJIN-V

非常光源部横の反射板に階数表示を添付できます。
文字・矢印は器具の価格に含まれていません。
必要な場合は別途ご注文ください。

リモコン自己点検機能付 非 非常用照明器具評定番号 誘 誘導灯型式認定番号
公共施設用照明器具
軒下などの屋側でご使用になれます。その他の屋外では使用できません。
人間や社会、地球に調和する項目を考慮した商品の中から特別に選定し、〈e 商品 〉と設定しています。
い場所に適しています。
価格後ろの印説明：◎ 地区物流倉庫（一部工場倉庫）在庫品、○ 工場倉庫在庫品、▲ 受注生産品（納期 約 2 〜 6 週間）、※ 在庫限り品です。納期は目安ですので、都度お問合せください。

屋内使用器具で、湿気の多15

東芝ライテック株式会社

誘導灯器具・非常用照明器具パンフレット 2023年6月

TENQOOシリーズ 非常用照明器具

40タイプ
直付形

6,900 lm

Hf 32×2
高出力相当
5,200 lm

Hf 32×1
高出力相当

40タイプ
埋込形

6,900 lm

6,900 lm

（6,500 lm）（ 44.5 W （） 146.0 lm/ W ）LEKTS407524N-LS9

LEKTS412524N-LS9

LEKTS423524N-LS9

LEKTS415524N-LS9（5,200 lm）（ 34.0 W （） 152.9 lm/ W ）（5,200 lm）（ 34.0 W （） 152.9 lm/ W ）（5,200 lm）（ 34.0 W （） 152.9 lm/ W ）（4,950 lm）（ 34.0 W （） 145.5 lm/ W ）LEKTJ407694N-LS9LEKTJ412694N-LS9LEKTJ423694N-LS9（6,900 lm）（ 44.3 W （） 155.7 lm/ W ）（6,900 lm）（ 44.3 W （） 155.7 lm/ W ）（6,900 lm）（ 44.3 W （） 155.7 lm/ W ）（6,500 lm）（ 44.3 W （） 146.7 lm/ W ）LEKTJ407524N-LS9LEKTJ412524N-LS9LEKTJ423524N-LS9LEKTJ415524N-LS9（5,200 lm）（ 33.8 W （） 153.8 lm/ W ）（5,200 lm）（ 33.8 W （） 153.8 lm/ W ）（5,200 lm）（ 33.8 W （） 153.8 lm/ W ）（4,950 lm）（ 33.8 W （） 146.4 lm/ W ）

W 190

W 220

¥ 93,800 ▲¥ 94,400 ○¥ 88,300 ○K1-LSS1-4-65¥ 88,900 ○K1-LSS9-4-65

¥ 84,300 ▲K1-LSS10-4-65

¥ 84,300 ○K1-LSS1-4-48

埋込穴¥ 98,400 ○¥ 93,800 ○¥ 88,300 ▲¥ 84,900 ○K1-LSS9-4-48

埋込穴

1,235

K1-LSS10-4-48

W 300

埋込穴

1,257

¥ 98,400 ○¥ 94,400 ○LEKTJ415694N-LS9¥ 88,900 ○¥ 84,900 ○TENQOOシリーズは
通常点灯時にも快適なあかり
非常用照明器具（本体）

LEKRS419694N-LS9LEKRS422694N-LS9LEKRS430694N-LS9（6,500 lm）（ 44.5 W （） 146.0 lm/ W ）（6,500 lm）（ 44.5 W （） 146.0 lm/ W ）（6,500 lm）（ 44.5 W （） 146.0 lm/ W ）LEKRS419524N-LS9LEKRS422524N-LS9LEKRS430524N-LS9（4,800 lm）（ 34.0 W （） 141.1 lm/ W ）（4,800 lm）（ 34.0 W （） 141.1 lm/ W ）（4,950 lm）（ 34.0 W （） 145.5 lm/ W ）LEKRJ419694N-LS9LEKRJ422694N-LS9LEKRJ430694N-LS9（6,500 lm）（ 44.3 W （） 146.7 lm/ W ）（6,500 lm）（ 44.3 W （） 146.7 lm/ W ）（6,500 lm）（ 44.3 W （） 146.7 lm/ W ）LEKRJ419524N-LS9LEKRJ422524N-LS9LEKRJ430524N-LS9（4,800 lm）（ 33.8 W （） 142.0 lm/ W ）（4,800 lm）（ 33.8 W （） 142.0 lm/ W ）（4,950 lm）（ 33.8 W （） 146.4 lm/ W ）

W 70

W 120

W 230

¥ 90,400 ○¥ 104,100 ○¥ 100,100 ○¥ 94,500 ○¥ 90,500 ○¥ 105,000 ○非常用光源部

常用光源部
LEDベースライト
TENQOOシリーズ LEDバーと共通¥ 101,000 ○［選べる明るさと光色 ］¥ 95,400 ○明るさ

40 タイプ¥ 91,400 ○20 タイプ

光色

FL 20×2 相当

FL 20×1 相当

20タイプ

埋込形

LEKTS223164N-LS9（1,600 lm）（ 13.2 W （） 121.1 lm/ W ）K1-LSS1-2-15（1,600 lm）（ 13.2 W （） 121.1 lm/ W ）K1-LSS9-2-15（1,600 lm）（ 13.2 W （） 121.1 lm/ W ）K1-LSS10-2-15

LEKTS207084N-LS9

LEKTS212084N-LS9

LEKTS223084N-LS9（800 lm）（ 7.2 W （） 111.1 lm/ W ）（800 lm）（ 7.2 W （） 111.1 lm/ W ）（800 lm）（ 7.2 W （） 111.1 lm/ W ）

W 190

W 220

W 300

¥ 69,700 ○

埋込穴¥ 71,700 ○¥ 69,700 ○

埋込穴

626

¥ 72,300 ○800 lmFL 20×1 相当

埋込穴

639

● 電池内蔵形LEKRS230164N-LS9（1,490 lm）（ 13.2 W （） 112.8 lm/ W ）（1,490 lm）（ 13.2 W （） 112.8 lm/ W ）（1,530 lm）（ 13.2 W （） 115.9 lm/ W ）LEKRS219084N-LS9LEKRS222084N-LS9LEKRS230084N-LS9（760 lm）（ 7.2 W （） 105.5 lm/ W ）（760 lm）（ 7.2 W （） 105.5 lm/ W ）（780 lm）（ 7.2 W （） 108.3 lm/ W ）¥ 76,200 ○¥ 76,300 ▲［省エネ性能がアップ］

一般タイプ｜固有エネルギー消費効率

LEKRS222164N-LS9¥ 78,300 ▲LEDバーを交換することで明るさや光色を自由に選べます。明るさは、40タ
イプが 8 種類、20タイプが2種類を、光色は 5 種類をラインアップしました。環境に適したあかり空間を演出できます。

¥ 70,300 ○LEKRS219164N-LS9¥ 78,200 ○色］4000 K［電球色］3000 K

LEKTS212164N-LS9¥ 71,700 ○常時の明るさFL 20×2 相当

2 種類［温白色］3500 K

LEKTS207164N-LS9639

1,600 lm

ハイグレードを追加［昼光色］6500 K［白¥ 79,300 ○¥ 77,300 ○300

1,600 lm

8 種類

［昼白色］5000 K

常時の明るさ800 lm共通仕様（6,900 lm）（ 44.5 W （） 155.0 lm/ W ）¥ 94,400 ○Hf 32×2
高出力相当

20タイプ
直付形

高出力タイプ（6,900 lm）（ 44.5 W （） 155.0 lm/ W ）¥ 99,900 ○Hf 32×1
高出力相当

非常時の明るさ（6,900 lm）（ 44.5 W （） 155.0 lm/ W ）¥ 103,900 ○Hf 32×2
高出力相当

5,200 lm

高出力タイプLEKTS415694N-LS9¥ 97,800 ○

常時の明るさHf 32×1
高出力相当

非常時の明るさ

LEKTS423694N-LS9

1,257

5,200 lm

定格出力タイプ

LEKTS412694N-LS9¥ 97,800 ▲

220

高出力タイプLEKTS407694N-LS9300

Hf 32×2
高出力相当

2206,900 lm

5,200 lm

非常時の明るさ

反射笠

常時の明るさHf 32×1
高出力相当

定格出力タイプ

W 230

190

高出力タイプ

W 120

190

非常時の明るさ

W 70

従来機器

148.9 lm/W

40タイプ 5,200 lmタイプ

153.8 lm/ W

消費電力：33.8 W 器具光束：5,200 lm
LEKTJ 412524N-LS9 の場合

従来機器

118.5 lm/W

20タイプ 1,600 lmタイプ

121.2 lm/ W

消費電力：13.2 W 器具光束：1,600 lm
LEKTS212164N-LS9の場合
40タイプ：LALE-023

40タイプ：3AE-1056

非 20タイプ：LALE-026 誘 20タイプ：3AE-1056● 定格電圧 100V～242V ● ニッケル水素蓄電池 ●リモコン自己点検機能付 ● 適合リモコン FRC-1833T（別売） □ 水平天井・壁取付専用 □ 調光不可
□ 断熱施工使用不可（埋込形）□ 適合 LEDバー以外取付不可● LED 素子はバラツキがあるため、同一形名でも製品ごとに明るさ、発光色が異なる場合があります。 ※ 非常用照明器具のリモコンによる点検操作・表示内容は誘導灯とは異なり、一部制限があります。

リモコン自己点検機能付

非 非常用照明器具評定番号

誘 誘導灯型式認定番号

公共施設用照明器具

階段通路誘導灯兼用形非常灯です。

人間や社会、地球に調和する項目を考慮した商品の中から特

平成 31 年度グリーン購入法（G1）適合品
平成 31 年度グリーン購入法適合品〈e 商品〉と設定しています。
16 別に選定し、価格後ろの印説明：◎ 地区物流倉庫（一部工場倉庫）在庫品、○ 工場倉庫在庫品、▲ 受注生産品（納期 約 2 〜 6 週間）、※ 在庫限り品です。納期は目安ですので、都度お問合せください。

東芝ライテック株式会社

誘導灯器具・非常用照明器具パンフレット 2023年6月

法令関連

防災照明の保守点検はオーナー様の義務です。

万一の災害に備え防災照明の点検をお願いします。

定期点検報告の義務

誘導灯器具・非常用照明器具は、消防法の消防用設備および建築基準法の建築設備として、関連法令に基づき、維持管理し、定期点検および報告の義務があります。

※法令概要の抜粋は次項（誘導灯器具・非常用照明器具の設備・保守点検に関する法律）を参照ください。

誘導灯器具

防火対象物の所有者・管理者・占有者
調査・検査 1依頼

4

問題がある場合は修理・改修手配

非常用照明器具
建築物の所有者（ 所有者と管理者が異なる場合は管理者 ）調査・検査

調査・検査 2依頼

2 結果報告修理・改修業者

点検資格者

3 調査・検査

調査・検査

修理・改修業者

4 調査・検査

結果報告書

6 報告書の審査結果通知特定行政庁＊1
または特定行政庁より定期報告の受付業務委託を受けた団体など＊2

消防長または消防署長

注）小規模の建物などの対象建築物以外には点検報告の義務はありませんが、点検は必要になります。
＊ 1 建築主事を置く市町村の区域については当該市町村の長をいい、その他の市町村の区域については都道府県知事をいう。

問題がある場合は修理・改修手配

3 結果報告点検資格者
定期報告 1
の通知

結果報告

7

5 報告書の受付とりまとめ＊ 2 自治体によって運用が異なるので、役所窓口へお問い合わせください。

誘導灯器具・非常用照明器具の設置・保守点検に関する法律

誘導灯器具は消防法、非常用照明器具は建築基準法により、定期点検が義務づけられています。
誘導灯器具、
非常用照明器具に対する義務など

誘導灯器具

関連法令

非常用照明器具

設

置

維

持

消防法（以下 法）第17条第1項

建築基準法（以下 法）
第8条第1項届出検査法第17条の3の2

法第6条

点

検

報

告

法第17条の3の3

法第12条第3項

点検資格者
定期点検

1回/6ヶ月（平成16年消防庁告示第9号）

定期報告
届出先

報告先

勧

措

是

告
正

消防設備士、消防設備点検資格者（法第17条3の3）

置改善命

点検報告義務違反
是正・改善命令違反
非常点灯確認時間

特定防火対象物：1回/年 （施行規則第31条の6）
その他の防火対象物：1回/3年一級または二級建築士
建築基準適合判定資格者、建築設備検査資格者
6ヶ月から1年の間隔で特定行政庁が定める時期（施行規則第6条）

消防長、消防署長（施行規則第31条の6）

特定行政庁（法第12条第3項）

法第17条の4
法第5条

法第10条
法第 9条

関係者：30万円以下の罰金又は拘留（法第44条）法 人：30万円以下の罰金又は拘留（法第45条）100万円以下の罰金（法第101条）

関係者：30万円以下の罰金又は拘留（法第44条）法 人：30万円以下の罰金又は拘留（法第45条）

1年以下の懲役又は100万円以下の罰金（法第99条）20分間又は60分間

注）①点検・報告義務は誘導灯器具、非常用照明器具のみの点検報告ではない。消防設備等および建築設備等に対して点検・報告の義務がある。
②法令については改正される場合がありますので、最新のものでご確認ください。

30分間

17

東芝ライテック株式会社

誘導灯器具・非常用照明器具パンフレット 2023年6月

交換用蓄電池万一に備え、部品交換の対応を！

交換用蓄電池を環境に配慮した
ニッケル水素蓄電池へモデルチェンジ！

点検後、モニターランプ（緑）が点滅したら、速やかに蓄電池を交換し、正常な器具状態を維持してください。
形名（完了品）2NR-CU-LEB
2NR-CU-SB

形名（現行品）

2HR-CY-LENB￥11,400 〇
Ni-MH

●

Ni-MH

●

2HR-CY-SNB￥11,400 〇2.4V

形名（現行品）形名（完了品）形名（現行品）3000mAh

2-3NR-DT-LEB

生産完了

3.2NR-CU-LEWB

生産完了

3000mAh

2-3.2NR-CU-LEB

生産完了

3.2-2NR-CX-LE B

3.2-2HR-CY-LEB￥47,400 〇
Ni-MH

●

8.4V

1100mAh

2NR-CU-SWB

生産完了

2-3.2NR-CU-LEWB

生産完了

3.2-2NR-CX-LEW B

生産完了

2NR-CX-LE B

生産完了

2-4NR-CU-LEB

生産完了

3.3-2NR-CH-LEB

生産完了

2NR-CX-S B

生産完了

2-5NR-CT-TB

生産完了

4NR-AC-T B

生産完了

生産完了

4NR-AC-TLB

2NR-CY-LEB
2NR-CY-SB
生産完了品なし
生産完了品なし
2-2NR-CX-LE B

2HR-CY-LEB￥18,700 ▲2.4V

3000mAh

2.1NR-CY-LEWB

2.4V

3000mAh

3NR-CH-LE B

2.4V

1200mAh

3NR-CH-S B

2.4V

1200mAh

3NR-CH-SW B

4.8V

3000mAh

3NR-CT-LEB

Ni-MH

●

Ni-MH

●

2HR-CY-SB￥18,700 ▲2NR-SC-SB￥8,600 ▲
Ni-Cd

●

Ni-Cd

●

Ni-MH

●

2NR-SC-SMB￥9,500 ▲2-2HR-CY-LEMB￥20,200 〇生産完了

2-2NR-CX-LEW B
2-2NR-CY-LE B
2-2NR-CY-LE-N B

2-2HR-CY-LEB￥20,900 〇
Ni-MH

●

Ni-MH

●

2-3NR-CY-LE-N B
2-3NR-CH-LEB

3000mAh

3NR-CU-SB

4.8V

3000mAh

3NR-CX-BE B￥20,900 ▲生産完了
2-3HR-CY-LEPB￥47,400 〇
Ni-MH

●

Ni-MH

●

3000mAh

3NR-CX-RE B

7.2V

3000mAh

3NR-CX-S B￥38,200 ▲生産完了

2-3NR-CT-LEWB

生産完了

2-3NR-CU-LEB

生産完了

2-3NR-CX-LE B

2-3HR-CY-LERB￥47,400 ▲Ni-MH●

2-3NR-CX-LE-N B
2-3NR-CY-LE B
2-3NR-CY-LEW B

7.2V

3000mAh

生産完了

2-3NR-CX-LE-MW B

2-3HR-CY-LEQB￥38,200 ▲
Ni-MH

●

Ni-MH

●

3NR-CX-LE B

7.2V

2-3HR-CY-LEQB

2-3NR-CT-LEB

3NR-CU-LEB

4.8V

2-2HR-CY-LENB

2-2NR-CY-LEW B

18

2.4V

形名（完了品）3NR-CY-BE B
3NR-CY-LEB
3NR-CY-RE B
3NR-CY-RNB
3NR-CY-SB

7.2V

3000mAh

3-3NR-CH-S B

7.2V

3000mAh

3.2NR-CH-LEB

2-3HR-CY-LEMB￥47,400 〇生産完了

3.2NR-CU-LEB

3HR-CY-LEPB￥22,700 ▲
Ni-MH

●

Ni-MH

●

3.6V

3000mAh

4NR-C-SWB

生産完了

生産完了

4NR-CU-REB

生産完了

生産完了

4NR-CU-RNB

生産完了

4NR-CU-SB

生産完了

3.6V

3000mAh

生産完了
3HR-CY-BEB￥20,400 〇
Ni-MH

●

Ni-MH

●

Ni-MH

●

Ni-MH

●

Ni-MH

●

Ni-MH

●

Ni-MH

●

Ni-MH

●

●

Ni-MH

●

Ni-MH

●

Ni-MH

●

Ni-MH

●

Ni-MH

●

4.8V

3000mAh

4.8V

3000mAh

4.8V

3000mAh

4.8V

3000mAh

4.8V

3000mAh

4.8V

3000mAh

4HR-CY-REB￥21,200 〇3.6V

3000mAh

4NR-CX-RN B

3.6V

3000mAh

4NR-CX-S B

3.6V

3000mAh

4NR-CX-T B

3.6V

3000mAh

4NR-CY-S B

3.6V

3000mAh

4NR-DT-SB

生産完了

3.6V

3000mAh

4NR-SC-LE B

生産完了

3.6V

3000mAh

4-3NR-CT-LEB

生産完了

3000mAh

4.2NR-CY-SB￥20,400 〇3HR-CY-SPB￥22,700 〇3HR-CY-BEB￥20,400 〇3HR-CY-LEMB￥21,200 ▲3HR-CY-REB￥20,400 〇3HR-CY-RNB￥20,400 〇3HR-CY-SMB￥21,200 〇

3.6V

生産完了
3.2HR-CY-LEB￥25,200 ▲
Ni-MH

Ni-MH

4NR-CX-RE B

3HR-CY-REB●

4HR-CY-BEB￥21,200 〇3000mAh￥22,700 ▲●4NR-CX-BE B

3.6V

3HR-CY-LEPB

Ni-MH

600mAh生産完了￥22,700 ▲●4.8V

4NR-C-SB

3HR-CY-LEPB

Ni-MH

●

3000mAh

3HR-CY-SPB

●

Ni-MH

3.6V

￥22,700 〇Ni-MH

4HR-AC-TLB￥11,400 ▲6V

3.2HR-CY-LEB￥25,200 ▲6V

4.2NR-CX-S B

3000mAh

4.3NR-CU-LEB

3000mAh

4.3NR-CX-LE B

4HR-CY-RNB￥19,400 ▲4HR-CY-SNB￥24,400 〇4HR-CY-TB￥24,400 〇4HR-CY-SB￥24,400 〇4.2HR-CY-SNB￥47,400 〇
Ni-MH

●

Ni-MH

●

7.2V

3000mAh

7.2V

3000mAh

4.2HR-CY-SMB￥47,400 ▲

生産完了
4.3HR-CY-LEB￥47,400 ▲Ni-MH●● この紙面に掲載の全商品の価格には消費税は含まれておりません。
● 価格後ろの印説明 ◎ 地区物流倉庫（一部工場倉庫）在庫品、○ 工場倉庫在庫品、▲ 受注生産品（納期 約 2～6 週間）、※ 在庫限り品です。納期は目安ですので、都度お問合せください。

8.4V

3000mAh東芝ライテック株式会社

誘導灯器具・非常用照明器具パンフレット 2023年6月

形名（完了品）5NR-C-REB

5NR-CH-SB

形名（現行品）
生産完了
5HR-CY-SB￥27,800 〇Ni-MH ● 6V 3000mAh

形名（完了品）
生産完了品なし

生産完了品なし

5NR-CT-BEB

生産完了

生産完了品なし

5NR-CT-TB

生産完了

生産完了品なし

5NR-CU-TB

生産完了

生産完了品なし

5.4NR-CH-LE B

生産完了

生産完了品なし

6NR-CT-TB

生産完了

生産完了品なし

6NR-CX-RN B

生産完了

生産完了品なし

7NR-CY-REB

7HR-CY-REB￥34,400 〇Ni-MH ● 8.3V 3000mAh

生産完了品なし

7NR-CU-REB

生産完了

生産完了品なし

7NR-CU-RNB

生産完了

生産完了品なし

7NR-CX-T B

7NR-CX-TL B

7NR-CY-BE B

7NR-CY-RN B

7HR-CY-TB￥57,300 〇Ni-MH ● 8.3V 3000mAh
生産完了
7HR-CY-BEB￥34,400 〇Ni-MH ● 8.3V 3000mAh
7HR-CY-RNB￥34,400 〇Ni-MH ● 8.3V 3000mAh

生産完了品なし

生産完了品なし

生産完了品なし

生産完了品なし

7NR-DT-REB

生産完了

生産完了品なし

8NR-CU-REB

生産完了

生産完了品なし

8NR-CU-RNB

生産完了

生産完了品なし

8NR-DT-REB

生産完了

生産完了品なし

9NR-CX-BE B

9HR-CY-BEB￥37,300 〇Ni-MH ● 10.8V 3000mAh
9HR-CY-REB

生産完了品なし￥37,300 ▲Ni-MH ● 10.8V 3000mAh

生産完了品なし

10NR-C-REB

生産完了

生産完了品なし

12NR-CX-RE B

生産完了

生産完了品なし

9NR-CX-RE B

生産完了品なし

20NR-CU-SB￥109,500 〇Ni-Cd ● 2.4V 2000mAh

生産完了品なし

形名（現行品）
2HR-AE-TN B￥9,900 〇Ni-MH ● 2.4V 700mAh
3HR-AC-SNNB￥8,400 ▲Ni-MH ● 3.6V 700mAh
3HR-AE-TN B￥10,700 〇Ni-MH ● 3.6V 700mAh
3HR-AH-BEB￥12,100 〇Ni-MH ● 3.6V 1100mAh
3HR-AH-SLB￥12,100 〇Ni-MH ● 3.6V 1100mAh
3HR-AH-SLNB￥12,100 ▲Ni-MH ● 3.6V 1100mAh
3HR-CY-BEB￥20,400 〇Ni-MH ● 3.6V 3000mAh
3HR-CY-LE-NB￥17,600 ▲Ni-MH ● 3.6V 3000mAh
3HR-CY-REB￥20,400 〇Ni-MH ● 3.6V 3000mAh
3HR-CY-RXB￥17,600 ▲Ni-MH ● 3.6V 3000mAh
3HR-CY-S B￥15,300 〇Ni-MH ● 3.6V 3000mAh
3HR-CY-SLB￥26,800 ▲Ni-MH ● 3.6V 3000mAh
3HR-CY-SN B￥14,500 ▲Ni-MH ● 3.6V 3000mAh
3HR-CY-SPB￥22,700 〇Ni-MH ● 3.6V 3000mAh
4HR-CY-SNB￥24,400 〇Ni-MH ● 4.8V 3000mAh
3.2HR-CY-SB￥22,600 〇Ni-MH ● 6V 3000mAh
3.2HR-CY-LEWB￥20,800 ▲Ni-MH ● 6V 3000mAh

形名（完了品）
生産完了品なし

生産完了品なし

生産完了品なし

生産完了品なし

生産完了品なし

生産完了品なし

生産完了品なし

生産完了品なし

生産完了品なし

生産完了品なし

生産完了品なし

生産完了品なし

生産完了品なし

形名（現行品）
7HR-AH-SLB￥14,500 〇Ni-MH ● 8.4V 1100mAh
7HR-AH-SLNB￥14,500 ▲Ni-MH ● 8.4V 1100mAh
7HR-CY-BEB￥34,400 〇Ni-MH ● 8.3V 3000mAh
20HR-CY-SB￥92,400 〇Ni-MH ● 2.4V 3000mAh
FK848B￥15,600 ▲Ni-MH ● 4.8V 3000mAh
FK867B￥37,600 ▲Ni-MH ● 7.2V 3000mAh
FTLK835WB￥17,400 ▲Ni-MH ● 3.6V 3000mAh
FTLK845CB￥19,000 ▲Ni-MH ● 4.8V 3000mAh
FTLK845WB￥23,600 ▲Ni-MH ● 4.8V 3000mAh
FTLK895CB￥36,200 ▲Ni-MH ● 10.8V 3000mAh
FTLK895WB￥49,000 ▲Ni-MH ● 10.8V 3000mAh
E01￥9,900 〇Ni-MH ● 2.4V 700mAh
E02￥10,700 〇Ni-MH ● 2.4V 950mAh

生産完了品なし

E03 （E01+E05の組合せ）

生産完了品なし

E04 （E02+E06の組合せ）

生産完了品なし

生産完了品なし￥24,400 ▲￥25,200 ▲E05￥14,500 ▲Ni-MH ● 8.4V 950mAh
E06￥14,500 ▲Ni-MH ● 8.4V 1100mAh

3.2-2HR-AH-LEW B￥20,800 ▲Ni-MH ● 8.4V 1100mAh
4HR-AC-TLB￥11,400 ▲Ni-MH ● 4.8V 600mAh
4HR-SC-SLNN B￥19,700 ▲Ni-MH ● 4.8V 1800mAh
6HR-AG-TLB￥14,500 ▲Ni-MH ● 7.2V 950mAh
7HR-CY-RXB￥32,300 ▲Ni-MH ● 8.3V 3000mAh
7HR-AG-TLB￥14,500 ▲Ni-MH ● 8.4V 950mAh
7HR-AH-BEB￥26,800 ▲Ni-MH ● 8.4V 1100mAh

交換用蓄電池について●“Ni-Cd”はニカド蓄電池、“Ni-HM”はニッケル水素蓄電池を示します。
●蓄電池形名末尾の“B”は、ご注文専用の形名です。
蓄電池現品には末尾の“B”はついておりません。
●形名（完了品）の欄に“生産完了品なし”の記載機種は従来からの蓄電池を継続販売するものになります。
…… ニッケル水素電池（Ni-MH）……ニカド電池（Ni-Cd）…… 生産完了品● この紙面に掲載の全商品の価格には消費税は含まれておりません。
● 価格後ろの印説明 ◎ 地区物流倉庫（一部工場倉庫）在庫品、○ 工場倉庫在庫品、▲ 受注生産品（納期 約 2～6 週間）、※ 在庫限り品です。納期は目安ですので、都度お問合せください。

19

東芝ライテック株式会社

誘導灯器具・非常用照明器具パンフレット 2023年6月

いざというときのために定期的な点検を！
古くなった照明器具はリニューアル！
照明器具の詳細仕様、配置表、カタログなどは弊社ホームページよりご確認いただけます。

誘導灯の
詳細はこちら

非常用照明器具の詳細はこちら信号装置の詳細はこちら

「安全上のご注意」、
また「ご使用上の注意」
については、取扱説明書に明記している内容をよくお読みの上、安全に正しくお使いください。
保証とアフターサービスについては総合カタログやホームページよりご確認ください。

「東芝ライテック商品ご相談センター」0120-66-1048◎携帯電話など
からのご利 用 は

（通話料無料）

046-862-2772︵有料︶

お 買 い物・使 い方・修理のご相談は

◎FAX

受付時間

9：00－18：00（日曜、祝日、年末年始を除く）

0570-000-661 ●利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。
●お客様からご提供いただいた個人情報は、ご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。

●外観・仕様は、改良のため変更することがありますのでご了承ください。
●商品の色は印刷の具合で実物とは若干異なる場合があります。
●本誌から無断で複製、転載、流用はご遠慮いただけますようお願いいたします。

お買い上げは親切とサービスをお届けする当店で東芝ライテック株式会社
商品部〒212-8585

施設屋内販売ソリューション担当

神奈川県川崎市幸区堀川町７２番地３４

https://www.tlt.co.jp/

本チラシ掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

このチラシの内容は2023年6月現在のものです。

C4513

0623

6t

TLT