東芝ライテック株式会社

LED高天井器具 ＋ シーンセレクター 使用方法と設定例（体育館） 2023年4月

シーンセレクターの使用方法と設定例

体育館

LED高天井器具 ＋ シーンセレクター

体育館の全灯を一度に調光調節できないかな？

シーンセレクターは、コント式典のあかりルクス４台を１つにまとめた行事のあかりものですよ！ 全体調光を上下ボタンで簡単に出来ます。

※写真はイメージです※写真はイメージです

式典や行事など舞台の近くの照明を暗くして、遠い位置を少し明るく簡単にできないかな？

消灯
[0%]

調光
[5%]

調光 調光
[20%] [50%]ボタン１つで、お好みのシーン(４つ異なる明るさ)を１発点灯できますよ！ コントルクス４台よりもお買い得です。

東芝ライテック株式会社

東芝ライテック株式会社

LED高天井器具 ＋ シーンセレクター 使用方法と設定例（体育館） 2023年4月

機能と操作■全 器 具 ※1 の点 灯 ・ 消灯

※1 シーンセレクターに信号接続している器具。

全点灯■全 器 具 ※1 の 一 括 調 光

全消灯

100％～５％調光■各 回 路 グループ※2 の調 光

回路 1※2 信号配線別とした回路のグループ。

回路 2

図は回路４の調光例

回路 3回路 4回路 1回路 2回路 3回路 4100％～ 5%、0% 調光（各回路グループ）■シーン点 灯設 定したシーン ※3 をボタン１つで点 灯します 。
消灯 0%

調光 5% 調光 20% 調光 50%例）シーン１※3 出荷時のシーン設定は、回路１～４まで調光 70% 設定になっています。

調光 100% 調光 75% 調光 75% 調光 100%例）シーン 2

東芝ライテック株式会社

LED高天井器具 ＋ シーンセレクター 使用方法と設定例（体育館） 2023年4月

設定方法■シーン設 定 例（ ４回 路 接 続 例 ）
消灯 0%

調光 5%

調光 20%

シーンセレクターDF-70404

調光 50%調光信号出力
回路 回路 回路 回路
1234

シーンセレクター

スクリーン

回 路1

回 路2

回 路3

回 路4
照明器具

調光信号線

1

調光ボタンを操作して各回路の明るさを調節❶ 回路1グループを０％にする

2❷ 回路2グループを5％調光にする❸ 回路3グループを20％調光にする

設定したい《シーンボタン》を長押し❹ 回路4グループを50％調光にする

3 《SET ボタン》を押す

表示部にシーン番号が「2」2 の操作後約１分点滅表示されます。

以内に《SETボタン》を押してください。

※右図はシーン１の例※設定時間内に押されないと操作がキャンセルされます。

4 《マスター調光ボタン》を操作してフェード時間を設定
表示部にフェード時間が表示されます。

※フェード時間は0秒から1時間30分まで設定でき、０～59秒までは１秒単位、１分～90分までは１分単位で設定が可能です。

5（例）フェード時間：20秒

再度《SET ボタン》を押してシーンとフェード時間を記憶

シーン
設定完了

「4」
《SETボタン》を押してください。
4 の操作後約１分以内に※設定時間内に押されないと操作がキャンセルされます。

最大４回路グループまで信号配線接続可能●４回路に信号配線した場合
回路1回路2回路3回路4回路ごとに異なる明るさ表現可能●1回路に信号配線した場合
回路1器具すべて同じ明るさ表現のみ

注）施 工 時に回 路グループを別けて信号配線しなけれ ば、シーン点灯で異 なる明るさを表 現することはできません。

（例）
フェード時間：1時間10分

その他の設定・機能●ON/OFFボタン操作時のフェード時間の設定●調光ボタンによる回路毎の調光操作無効機能●過電流遮断機能。

※上記の詳細については、
シーンセレクターの取扱説明書に記載がありますので、ご参照願います。

東芝ライテック株式会社

LED高天井器具 ＋ シーンセレクター 使用方法と設定例（体育館） 2023年4月

機器仕様

回路調光ボタン

SETボタン

4回路ごとに調光アップダウン

調光レベル表示1～4
１～４の回路の調光レベルの目安を表示

各種設定操作の際に使用

表示部

ON/OFFボタン

全回路をまとめて、点灯・消灯

調光ボタン
1～4

１～４の回路の照明器具を調光

マスター調光ボタン

器具タイプ

明るさタイプ

希望小売価格（税抜）

700W形×2 水銀ランプ器具相当

LEDJ-50005N-LD2 ¥460,000

1kW形水銀ランプ器具相当

LEDJ-34005N-LD9 ¥253,000

1kW形メタルハライドランプ器具相当
700W形水銀ランプ器具相当

明るさタイプ

1kW形メタルハライドランプ器具相当
700W形水銀ランプ器具相当

広角

LEDJ-32507N-LD9 ¥195,500

400W形メタルハライドランプ器具相当 LEDJ-20507N-LD9 ¥121,900
400W形水銀ランプ器具相当

LEDJ-15507N-LD9 ¥104,700

250W形メタルハライドランプ器具相当 LEDJ-10507N-LD9[ 共 通 仕 様 ] ● 調 光５～ 1 0 0 %● 耐 震クラス S 2■その他対象のLE D 高天井 器 具¥74,800● グリーン購 入 法 適 合・軽 量ハイスペック中 角タイプ 全7 機種
・軽 量まぶしさ低 減タイプ 全1 0 機種

調光信号4回路（PWM信号4線式調光器具）
0%、5%～100%6シーン（ボタン再生4シーン、接点入力再生2シーン）

188.9

60台/4回路合計（1回路最大32台）

34,20060,000時間
25,700 200/242
(90％)

174.0

196.5

60台/4回路合計（1回路最大32台）

22,00011,700

100
200
242
100
200
242

228.0
136.0
114.0
87.0
59.0

30台/4回路合計（1回路最大16台）

192.9

120台/4回路合計（1回路最大65台）

188.9

60台/4回路合計（1回路最大32台）

192.9

120台/4回路合計（1回路最大65台）

196.5

120台/4回路合計（1回路最大65台）

198.3

配光
光源寿命 器具光束 定格電圧 消費電力※ 固有エネルギータイプ (光束維持率) （ｌｍ） （V）（W)
消費効率※(lm/W)
43,800115°

基 準 値１

シーンセレクターの器具接続台数

272.0

17,100

希望小売価格（税抜）

LEDJ-44507N-LD9 ¥218,500

制御信号

12W max

５～35℃（非結露状態）

51,400 200/242

LEDJ-16005N-LD9 ¥161,000

形名

使用周囲温度

AC100V～242V 50/60Hz＊：照明器具の種類により異なる場合があります。
ご使用になる照明器具の仕様図を確認してください。

250W形メタルハライドランプ器具相当 LEDJ-11005N-LD9 ¥103,500

器具タイプ

電源

消費電力

44,000

LEDJ-25005N-LD2 ¥218,500■軽量スタンダードタイプ

87,800円（税抜）

DF-70404

配光
光源寿命 器具光束 定格電圧 消費電力※ 固有エネルギータイプ (光束維持率) （ｌｍ） （V）（W)
消費効率※(lm/W)

LEDJ-43005N-LD9 ¥377,200

400W形メタルハライドランプ器具相当 LEDJ-21005N-LD9 ¥189,800
400W形水銀ランプ器具相当

メーカー希望小売価格

シーン数

あらかじめ設定したシーンをボタンひとつで再生

形名シーンセレクター

形名調光信号仕様

対象の LED 高天井器具と器具接続台数■軽量ハイスペックタイプ

品名

照明器具接続台数 器具電源ユニット最大65台／回路、4回路合計120台以下＊

シーンボタン1～4

現在の明るさから4回路を一斉に調光アップダウン（下限５％）

シーンセレクターの詳細 な商品仕様とQ＆Aについては、
右 記 をご 参 照 願 い ます。

各種の情報を表示

34,60040,000時間
21,900(85％)
17,30011,400

公共施設用照明器具

・H形鋼取付対応形 全2機種

100200242

シーンセレクターの器具接続台数

236.0

185.5

30台/4回路合計（1回路最大16台）

118.0

185.5

60台/4回路合計（1回路最大32台）

182.0
91.0
59.5

※200V時・高天井ダウンライト 全8機種

190.1
190.1
191.5

60台/4回路合計（1回路最大32台）
120台/4回路合計（1回路最大65台）
120台/4回路合計（1回路最大65台）

・軒下用高天井ダウンライト 全 2 機 種「安全上のご注意」、
また「ご使用上の注意」
については、取扱説明書に明記している内容をよくお読みの上、安全に正しくお使いください。
保証とアフターサービスについては総合カタログやホームページよりご確認ください。
お取り扱い・お手入れについてご不明な点はお買い上げの販売店へご相談ください。 販売店にご相談できない場合は、下記の窓口へ「東芝ライテック商品ご相談センター」0120-66-1048◎携帯電話など
からのご利 用 は

（通話料無料）

046-862-2772︵有料︶

お 買 い物・使 い方・修理のご相談は

◎FAX

受付時間

9：00－18：00（日曜、祝日、年末年始を除く）

0570-000-661 ●利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。
●お客様からご提供いただいた個人情報は、ご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。

●外観・仕様は、改良のため変更することがありますのでご了承ください。 ●商品の色は印刷の具合で実物とは若干異なる場合があります。

東芝ライテック株式会社〒212-8585

お買い上げは親切とサービスをお届けする当店で神奈川県川崎市幸区堀川町７２番地３４

https://www.tlt.co.jp/

本チラシ掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

このチラシの内容は2023年4月現在のものです。 本誌から無断で複製、転載、流用はご遠慮いただけますようお願いいたします。 C4394-1

0423

10t

TLT