壁面取付け積層信号灯

仕様
型式

WE-LAN

WE-402UB -LAN

定格電圧

DC24V

電圧許容範囲定格電圧 ±10%定格消費電流最大定格消費電力

最大230mA

ネットワークを活用して多彩な情報をお知らせ

5.5W

ブザー 音圧レベル

Typ. 88dB ( 減音時：約 -10dB)

使用周囲温度‑10℃ 〜 +55℃

使用周囲湿度85%RH 以下､結露なきこと

取付場所

屋内 ／ 壁面取付

取付方向

正方向

保護等級

IP23

ネットワーク通信方式

Ethernet (IEEE802.3 準拠 )10BASE-T / 100BASE-TX(Auto-MDI/MDIX 対応 )プロトコル

Modbus / TCP, HTTP, SOCKET(PNS コマンド )適合規格

UL508, CSA-C22.2 No.14
FCC Part15 SubpartB(Class A), ICES-003(Class A)
EN 61000-6-4, EN 61000-6-2, KS C 9610-6-4, KS C 9610-6-2

備考・CE マーキング適合 ・UKCA マーキング適合 ・UL Recognized Component(File No.E215660)

モデルコードW E - 402UB - LAN

アクセス方式LAN: LAN 制御

段数

ブザー
B: Buzzer 有り

4: 4 段定格電圧

ボディ色
U: シルバー

02: DC24V

外観図 単位：mm
■ 外観図

■ 配線図
LANケーブルを接続
電源線 灰
電源線 黄30(100)(1000)
底面26)(∅30ヒューズ DC24V
1A (クラス2)穴
配線18090203074天面(1000)206■ 取付寸法図

2037.5

受注センターTEL

FAX03-6856-7667

価格・納期・商品選定について 〔受付〕平日8:45〜17:30 （土・日・祝日・当社休業日を除く）

付

技術・修理相談窓口：(無料)穴(4-∅5)0120-497-090

ご注文・価格・納期等は販売店または受注センターにお問い合わせください 〔受付〕平日9:00〜17:00

・日・祝日・当社（土）
休業日を除く●カタログに記載の寸法、仕様および価格などは予告なく変更する場合もございますので、最新の情報については必ず仕様書等でご確認ください。●配線図中の配線コード、ヒューズ、ネジなどは特に記載のあるもの以外、付属しておりません。
●カタログに記載の性能表記は、設置条件により満たされない場合があります。●製品の色調は印刷のため、実際の色と異なって見える場合があります。●価格には消費税、取付工事費等は含まれておりません。●PATLITE、パトライト及び製品名は、株式会社パトライトの登録商標または商標です。※記載の会社及び製品名は、各社の登録商標または商標です。

安全に関する 正しく安全にお使いいただくため、ご注意 お読みのうえ、正しくご使用ください。

ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよく

大阪本社
東京本社
三田工場、辰野工場は、国際標準化機構が定めるISO14001（環境マネジメントシステムに関する規格）の認証を取得しています。

〒541-0056〒141-0032

カタログ番号

大阪市中央区久太郎町4‒1‒3
東京都品川区大崎1‒6‒1

S-BB07A

2301（SP）

使用シーンに応じた多彩な表現

簡単に安心して使える

多くの色や発光パターンで情報を可視化

汎用プロトコルで通信・制御が可能

様々なシーンで最適な表現を選択可能

グローバルで使用可能な
規格・環境対応

RJ-45

HTTP
www.patlite.co.jp
www.patlite.jp

取ブザー開口部

様々な使用シーンに応じた多彩な表現パターン
即座に気付く 全段同色点灯・点滅
従来の1段だけのアラートよりも強く表示させることができます。

発光パターン動画はこちらから簡単に安心して使える
汎用プロトコルで簡単制御
汎用プロトコルのHTTP・Modbus TCPに対応しており、少ない開発工数で導入が可能です。
パトライト独自のSOCKET通信にも対応。PNSコマンドに対応しているので、既存製品からの置換えも簡単に行えます。

災害時など緊急の際は点滅させることでさらに強烈な表示が可能です。
機 械 異 常 報 知・緊 急 時 報 知 に

HTTP

SOCKET 通信

Modbus/ TCPHTTPプロトコルに対応してパトライト独自のPNSコマ

PLC等からModbus/

おり、PC・サーバー・ネット

ンドにて信号灯の制御がTCPコマンドを送信することワークカメラなど機器との連可能です。

で、信号灯を制御できます。

携が容易にできます。

区別できる9つの色表現PLC

9色(赤 / 黄 / 緑 / 青 / 空 / 紫 / 桃 / 檸檬 / 白)の 表示で異常の分類が可能。
他設備と区別が容易にできます。

PC
Network
Camera

NVR

商業施設や病院など、赤色が敬遠される場合でも別の色での表示が可能です。

37.5

設 備 の 多 い 工 場・商 業 施 設 に

RJ-45端子で簡単接続(1000)(100)

本体から出ているRJ45メスコネクタに接続可能。

方向が見えるバラ線タイプの製品と比較して、結線工数の削減に流れる表示(1000)

つながります。保守などで交換が必要になった際も、簡単に交換できます。

流れるような表示を実現。
進行方向やステップを表現できます。
接続部のイメージ

進行方向表示、直観的に示すことも可能です。
駅/商業施設での進行方向表示に優しい光ホタルのような点滅ホタルの光が点滅するような光り方ができます。
優しい点滅が求められるオフィス、病院、介護施設内での表示にも活用できます。
病 院・介 護 施 設 や 会 議 室 の 使 用 状 況 表 示 に

外観図 単位:mm

イエロー ル ー ム 内で の 視 認 性 向 上
B eforeイエロールームの色度は信号灯の黄色に近く、点灯しているかの判断が難しい。

A fter

レモンイエローにおいて、色度を緑色側へシフトすることで、見やすい黄色を実現。
y0.8

緑0.60.4

レモン
黄

空0.2

青00.2

赤桃

紫0.4

0.60.8 x

各発光色の色度表上でのイメージ

イエロールームのイメージ

様々な使用シーンに応じた多彩な表現パターン
即座に気付く 全段同色点灯・点滅
従来の1段だけのアラートよりも強く表示させることができます。

発光パターン動画はこちらから簡単に安心して使える
汎用プロトコルで簡単制御
汎用プロトコルのHTTP・Modbus TCPに対応しており、少ない開発工数で導入が可能です。
パトライト独自のSOCKET通信にも対応。PNSコマンドに対応しているので、既存製品からの置換えも簡単に行えます。

災害時など緊急の際は点滅させることでさらに強烈な表示が可能です。
機 械 異 常 報 知・緊 急 時 報 知 にHTTP

SOCKET 通信

Modbus/ TCPHTTPプロトコルに対応してパトライト独自のPNSコマ

PLC等からModbus/おり、PC・サーバー・ネットンドにて信号灯の制御がTCPコマンドを送信することワークカメラなど機器との連可能です。

で、信号灯を制御できます。

携が容易にできます。

区別できる9つの色表現

PLC

9色(赤 / 黄 / 緑 / 青 / 空 / 紫 / 桃 / 檸檬 / 白)の 表示で異常の分類が可能。
他設備と区別が容易にできます。

PCNetworkCamera

NVR

商業施設や病院など、赤色が敬遠される場合でも別の色での表示が可能です。

37.5

設 備 の 多 い 工 場・商 業 施 設 に

RJ-45端子で簡単接続(1000)(100)

本体から出ているRJ45メスコネクタに接続可能。

方向が見えるバラ線タイプの製品と比較して、結線工数の削減に流れる表示(1000)

つながります。保守などで交換が必要になった際も、簡単に交換できます。

流れるような表示を実現。
進行方向やステップを表現できます。
接続部のイメージ進行方向表示、直観的に示すことも可能です。
駅/商業施設での進行方向表示に優しい光

ホタルのような点滅

ホタルの光が点滅するような光り方ができます。
優しい点滅が求められるオフィス、病院、介護施設内での表示にも活用できます。
病 院・介 護 施 設 や 会 議 室 の 使 用 状 況 表 示 に

外観図 単位:mm

イエロー ル ー ム 内で の 視 認 性 向 上
B eforeイエロールームの色度は信号灯の黄色に近く、点灯しているかの判断が難しい。

A fter

レモンイエローにおいて、色度を緑色側へシフトすることで、見やすい黄色を実現。
y0.8

緑0.60.4

レモン黄

空0.2

青00.2

赤桃

紫0.4

0.60.8 x

各発光色の色度表上でのイメージ

イエロールームのイメージ

壁面取付け積層信号灯

仕様
型式

WE-LAN

WE-402UB -LAN

定格電圧DC24V

電圧許容範囲定格電圧 ±10%定格消費電流最大定格消費電力

最大230mA

ネットワークを活用して多彩な情報をお知らせ

5.5W

ブザー 音圧レベル

Typ. 88dB ( 減音時：約 -10dB)

使用周囲温度‑10℃ 〜 +55℃

使用周囲湿度85%RH 以下､結露なきこと

取付場所

屋内 ／ 壁面取付

取付方向

正方向

保護等級

IP23

ネットワーク通信方式

Ethernet (IEEE802.3 準拠 )10BASE-T / 100BASE-TX(Auto-MDI/MDIX 対応 )プロトコル

Modbus / TCP, HTTP, SOCKET(PNS コマンド )適合規格

UL508, CSA-C22.2 No.14
FCC Part15 SubpartB(Class A), ICES-003(Class A)
EN 61000-6-4, EN 61000-6-2, KS C 9610-6-4, KS C 9610-6-2

備考・CE マーキング適合 ・UKCA マーキング適合 ・UL Recognized Component(File No.E215660)

モデルコードW E - 402UB - LAN

アクセス方式LAN: LAN 制御

段数

ブザー
B: Buzzer 有り

4: 4 段定格電圧

ボディ色
U: シルバー

02: DC24V

外観図 単位：mm
■ 外観図

■ 配線図
LANケーブルを接続
電源線 灰電源線 黄30(100)(1000)
底面26)(∅30ヒューズ DC24V
1A (クラス2)穴
配線18090203074天面(1000)206■ 取付寸法図

2037.5

受注センターTEL

FAX03-6856-7667

価格・納期・商品選定について 〔受付〕平日8:45〜17:30 （土・日・祝日・当社休業日を除く）

付

技術・修理相談窓口：(無料)穴(4-∅5)0120-497-090

ご注文・価格・納期等は販売店または受注センターにお問い合わせください 〔受付〕平日9:00〜17:00

・日・祝日・当社（土）
休業日を除く●カタログに記載の寸法、仕様および価格などは予告なく変更する場合もございますので、最新の情報については必ず仕様書等でご確認ください。●配線図中の配線コード、ヒューズ、ネジなどは特に記載のあるもの以外、付属しておりません。
●カタログに記載の性能表記は、設置条件により満たされない場合があります。●製品の色調は印刷のため、実際の色と異なって見える場合があります。●価格には消費税、取付工事費等は含まれておりません。●PATLITE、パトライト及び製品名は、株式会社パトライトの登録商標または商標です。※記載の会社及び製品名は、各社の登録商標または商標です。

安全に関する 正しく安全にお使いいただくため、ご注意 お読みのうえ、正しくご使用ください。

ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよく

大阪本社
東京本社
三田工場、辰野工場は、国際標準化機構が定めるISO14001（環境マネジメントシステムに関する規格）の認証を取得しています。

〒541-0056〒141-0032

カタログ番号

大阪市中央区久太郎町4‒1‒3
東京都品川区大崎1‒6‒1

S-BB07A

2301（SP）

使用シーンに応じた多彩な表現

簡単に安心して使える

多くの色や発光パターンで情報を可視化

汎用プロトコルで通信・制御が可能

様々なシーンで最適な表現を選択可能

グローバルで使用可能な規格・環境対応

RJ-45

HTTP
www.patlite.co.jp
www.patlite.jp

取ブザー開口部