外形寸法
単位 : mmコネクタ（ストレートプラグ）
OTAX N364P040AU
または
富士通 FCN-364P040-AU(40P)
TE 1747053-1(150) CN-40-□Kケーブル装着時 参考値 ケーブル曲を含む(83) DINレール取付時(79) 直接取付時

5751.5
44.7(36.6)
32.8
15.8

3.5

圧着端子を使用されるときはＭ３用の下図の寸法のものを使用してください。

4.5

Ｍ３用

DINレール●型式番号

SCV-H□□T

6.0max.

R50.5
82 90

［ユニラインＨシステム用］

6.0max.

SCV-H16T ： 16点フォトカプラ入力
SCV-H24T ： 24点フォトカプラ入力
SCV-H32T ： 32点フォトカプラ入力

センサターミナル

締め付けトルク
0.3～0.5(N･m)(44.4)OTAX360シリーズ コネクタ搭載（プラグ側）

4

本システム機器をお買いあげいただきありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みのうえご使用ください。
また、システム全体の取扱いについてはテクニカルマニュアルをご参照ください。
安全にお使いいただくため、次のような記号と表示で注意事項を示していますので必ず守ってください。

3.8Φ3.5(2.25)
引出時

この表示は、取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
この表示は、取り扱いを誤った場合、傷害を負う可能性、および物的損害のみの発生が想定される内容です。

エラー表示○ 本機には電源電圧低下検知の異常状態監視機能があります。
○ POW(POWER)とSENDの表示が右の表のように異常状態の表示(エラー表示)を行います。
○ エラー表示をした場合、正常に復帰させるにはいったん電源を切り、エラーの原因を取り除いてから、再投入してください。

○ システム電源
ＤＣ２４Ｖ安定化電源を使ってください。
非安定電源はシステムの誤動作の原因となります。
○ 高圧線、動力線との分離
本システムは高いノイズマージンを有していますが、伝送ライン、入出力ケーブルは、高圧線や動力線から離してください。
○ コネクタ接続、端子接続
・ コネクタ内側には金属くずなどを入れないでください。
・ コネクタがはずれないようケーブル長さなどに配慮してください。
・ 誤配線は機器に損傷を与えます。
○ 本システムは、下記資料に定められた仕様や条件の範囲内でご使用ください。

○ システム安全性の考慮
本システムは、一般産業用であり安全用機器や事故防止システムなど、より高い安全性が要求される用途に対して適切な機能を持つものではありません。
○ 設置や交換作業の前には、必ずシステムの電源を切ってください。

●エラー表示
表示出力表示状態
点灯
POW
点滅（電源表示）
消灯
点滅
SEND
点灯
（伝送表示）
消灯

異常の内容
正常
電圧低下検知電源断
正常
伝送異常

保証についてのお願い
本製品の保証は日本国内で使用する場合に限ります。
■保証期間
納入品の保証期間は、ご注文主のご指定場所に納入後１箇年とします。
■保証範囲
上記保証期間中に、本取扱説明書にしたがった製品仕様範囲内の正常な使用状態で故障が生じた場合は、その機器の故障部分の交換または修理を無償で行ないます。
ただし、つぎに該当する場合は、この保証範囲から除外させていただきます。
(1) 需要者側の不適当な取り扱い、ならびに使用による場合。
(2) 故障の原因が納入品以外の事由による場合。
(3) 納入者以外の改造、または修理による場合。
(4) その他、天災、災害などで、納入者側の責にあらざる場合。
ここでいう保証は納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害はご容赦いただきます。
■有償修理
保証期間後の調査、修理はすべて有償となります。また、保証期間中においても、上記保証範囲外の理由による故障修理、故障原因調査は有償にてお受けいたします。

特 長

仕 様

○ユニラインは各社のPLCに簡単に接続できる省配線データ伝送システムで、分岐配線時の断線検知機能に対応しています。
○センサターミナルは光電スイッチや近接スイッチなどの信号を、伝送ラインに伝える入力用ターミナルユニットです。
○１点単位でアドレス設定ができます。
○電圧低下検知機能が備わっています。
○DINレールに取付ができます。

■一般仕様

各部の名称

■性能仕様

POW 電源表示

SEND 伝送表示

緑

ＤＣ電源供給で点灯します。
電圧低下時点滅します。

項目
電源電圧
使用周囲温度
保存温度
使用周囲湿度
雰囲気
耐振動
耐衝撃
絶縁抵抗
耐電圧
耐ノイズ

項目
伝送方式
同期方式
伝送手順
伝送速度
接続方式
伝送距離

緑

伝送信号が正常のとき点滅します。

端子台カバー

アドレス設定スイッチ
入力信号の先頭番地を指定するスイッチです。

■個別仕様

SE

商品に関するご質問は、フリーダイヤル、もしくはE-メールにてお問い合わせください。
（AM.9:00～PM.5:00 土日、祝祭日休み）

0120-77-2018
promotion@nke.co.jp● NKE本社工場 〒612-8487 京都市伏見区羽束師菱川町366-1● NKEホームページ ： https://www.nke.co.jp/● お断りなくこの資料の記載内容を変更することがありますのでご了承ください。
©2024 NKE CorporationNSSCV OR TERM
-H16
INAL
TON ↑ 1

248

ADD

16 32

項目
入力点数
最大消費電力
質量RES

64 A

S

POW SE

ND

24V

24VA

0VDG

入力コネクタ
ＤＩＮレールフック
NO. UM349-G

4伝送信号、ユニット用電源を接続する端子台です。

仕様
双方向時分割多重伝送方式
ビット同期方式
ユニライン・プロトコル
29.4 kbps（基本）マルチドロップ接続
最大200 m（基本）※本ユニットには、入力表示ランプは付いていません。

伝送端子台[ 旧社名(株)中村機器エンジニアリング ]仕様
DC 24 V +15％ -10％
0 ～ +50℃-20 ～ +70℃
35～85％RH 結露なきこと
腐食性ガスがないこと
JIS C 60068-2-6 に準拠
100 m/s2
外部端子と外箱間 20 MΩ以上
外部端子と外箱間 AC1000 V 1分間
1200Ｖp-p （パルス幅1μs）

センサなどの入力を接続するコネクタです。

ＤＩＮレールからの取外時使用します。

1

SCV-H16T
16 点
3.5 W
150 g

SCV-H24T
24 点
5.0 W
150 g

SCV-H32T
32 点
6.0 W150 g

接続例
PLCコネクタへ

SD-H2A

ON-LINE

MONITORUNITS

UNIT ADDRESS

RUN

SEND

POWER

SIZE

AC

64128 256

24V

24V

0V

0V
ＤＧ

センサターミナル（入力ユニット）
24V

0V
DG

48 16 32 64 A(F/S)

SCV-H□□T

アドレス設定スイッチ

コントロールチップ

SCV-H16T （16点入力）

A20 A19 A18 A17 A16 A15 A14 A13 A12 A11 A10 A9A8A7A6A5A4A3A2

A1

アイソレー 電圧検知ション部

電源部

31 29 27 25 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1 0V 0V 24VA 24VA B列
B20 B19 B18 B17 B16 B15 B14 B13 B12 B11 B10 B9B8B7B6B5B4B3B2B1

フォトカプラ

16～31はNC

ジャンパ

SCV-H24T （24点入力）
A8A7A6A5A4A3A2

A1端子台コネクタ

31 29 27 25 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1 0V 0V 24VA 24VA B列
B20 B19 B18 B17 B16 B15 B14 B13 B12 B11 B10 B9ケーブル側コネクタ

B8B7B6B5

B4B3B2

B124V 24VA 0V D

24～31はNC

SCV-H32T（32点入力）
A20 A19 A18 A17 A16 A15 A14 A13 A12 A11 A10 A9

電源
A8A7A6A5A4A3A2(31)G信号

1 00V・・ 0V 24VA・・24VA入力

A1

31 29 27 25 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1 0V 0V 24VA 24VA B列
B20 B19 B18 B17 B16 B15 B14 B13 B12 B11 B10 B9センドユニット
２24V 0VD

B6B5B4

B3

B2

B1

アドレス設定○同時ON点数は16点以下でお使いください。
○24VA-0Vを短絡させないでください。故障の原因となります。
○24VAピン許容通過電流：3.2Amax.

PLCコネクタセンサターミナル（入力ユニット）
24V

G

0V

24V
0V
D
G

DG

24V 0VSCV-H□□T

24V 24VA 0V D G

センドユニット
１

D

B7

G

伝送ケーブル（キャブタイヤケーブル）

24V 0V

B8

24V
0V
D
G

接続される全ユニットは同じ仕様でご使用ください。

PLCコネクタ・アドレス番号はコントローラの入出力点との対応をとるためのものです。
・ターミナルユニットのアドレス設
定スイッチで設定された番号はそのユニットの先頭の入出力点のアドレスを示し、その番号以降連続して各点のアドレスを割り付けます。
・１点単位の設定ができます。
・スイッチＡはセカンドＩＤ設定に使用します。

●アドレス設定スイッチ
端子台カバーを開きアドレス設定スイッチを操作します。
ONADDRESS
1 2 4 8 16 32 64 A

センサターミナル SCV-H□□T＜回路条件＞

0V

２線式無接点センサをご使用の場合、回路電流にご注意ください。
特に耐強磁界用、耐環境用センサにはご使用できない場合があります。

24V 24VA 0V D G

2○○ ○
○
○
○
： ： ： ： ： ： ：
○
○ ○
○ ○ ○
○ ○
： ： ： ： ： ： ：○○ ○ ○ ○ ○
○ ○

ユーザ
24V

端子台

＜回路条件＞

24VA

0V

センサターミナル（入力ユニット）

４０Ｐコネクタ ： N364P040AU または FCN-364P040-AU,1747053-1
ケーブル側コネクタ ： N36*J040AU（カバー別途手配要）またはFCN-36*J040-AU(カバー別途手配要),1473381-1-MH（カバー付き）○スイッチAの設定 ID番号の変化
ID=アドレス
OFF偶数アドレスのとき
ＩＤ＝アドレス＋１ON
奇数アドレスのとき
ＩＤ＝アドレス－１
通常はOFFでご使用ください。

○印はON、無印はOFFの設定

入力電圧範囲: 0～24 V

入力電流 (ON) : 2.5mA min.

D

スイッチの設定
1 2 4 8 16 32 64

インターフェース回路

この場合ユニット間の接続はD-Gの信号２線のみとなります。

GPOW SEND

アドレス設定スイッチ

遠隔部分での電源電圧降下には図のようなローカル電源方式を考慮してください。

0V

0
12
3
45：
50
51：
95
96

上向き設定で ON です。

ジャンパ24V

アドレス●セカンドID設定方法

ケーブル側コネクタ

伝送ケーブルは、線径0.5mm 2以上のものをご使用ください。

ローカルＤＣ電源(DC24V)●アドレス設定方法

DG

伝送ケーブルの総延長は最大200mです。

○センサの残電圧センサON時の残電圧が8V以下のものを選択してください。
これをこえるとセンサ信号が正常にとりこめません。
○センサの消費電力ターミナルが2線式のセンサに十分供給できない場合があります。
ON電流、OFF電流の範囲に注意してください。
○センサの動作方式
静電容量検知タイプなどの高感度なセンサについては、本システムのグランドとの接続の方法で誤検知するおそれがありますので十分な動作確認が必要です。

224V 24VA 0V D G

30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 0V 0V 24VA 24VA A列0V

注意

センサ接続上の注意

1

SEND

30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 0V 0V 24VA 24VA A列

２系統の多芯ケーブル１本化禁止

センドユニット
２POW30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 0V 0V 24VA 24VA A列

PLCコネクタ

独立した伝送ケーブル

SCV-H□□T

D G

伝送ケーブルは本システム１系統１本としてください。
２系統以上まとめないでください。

PLCコネクタ・端子配列

A20 A19 A18 A17 A16 A15 A14 A13 A12 A11 A10 A924V 0V

伝送ケーブルには高圧線や動力線を近付けないでください。

センドユニット
１内部構成

・コネクタピン配列

24V 24VA 0V D G

ER1 ER2 ER3 ER4 ER532

伝送ラインの内容
D,G :信号ライン
24V,0V:電源ライン

DISPLAY

SET

電源電圧は
ＤＣ24Ｖ～27.6Ｖ間で設定してください。

24Vと24VAは内部でジャンパ抵抗(50mΩ以下）で接続されています。
24VAの電源が1Aを越える場合は外部で接続してください。

センドユニット

ＤＣ電源(DC24V)

安定化電源を使用してください。

コネクタピン配列(OFF) : 1 mA max.

SCV-H□□T
センドユニット1台に対し、ターミナルユニットを20台まで接続できます。
Hシステム用ターミナ
ルユニットの分岐ラインの最終位置にはエンドユニットを接続する必要はありません。

回路電流: 3.2 mA max.

24V～IN (ON) : 16 V min.
間電圧(OFF) : 7 V max.

IN内

40P
コネクタ

6.8k

スイッチ部

２線式センサ
IN

回路

6.8k

３線式センサ
＋IN
6.8k

OUT

－24VA

0V

3

○同時ON点数は16点以下でお使いください。
○24VA-0Vを短絡させないでください。
故障の原因となります。
○24V-24VAはジャンパ抵抗(50mΩ以下)によって接続されています。
24VAの電流が1Aを越える場合、24VAは外部で接続してください。
この場合24VA許容通過電流は 3.2 A max.となります。
２線式無接点センサをご使用の場合、回路電流にご注意ください。
特に耐強磁界用、耐環境用センサにはご使用できない場合があります。