外形寸法
単位 : mmコネクタ（ストレートプラグ）
OATX N364P040AU
または
富士通 FCN-364P040-AU(40P)
TE 1747053-1(150) CN-40-□Kケーブル装着時 参考値 ケーブル曲を含む(83) DINレール取付時(79) 直接取付時

5751.544.7(36.6)
32.8
15.83.5

圧着端子を使用されるときはＭ３用の下図の寸法のものを使用してください。

4.5

Ｍ３用
6.0
max.

6.0max.

82 90

●型式番号

PCV-H□□TDINレール
R50.5［ユニラインＨシステム用］

締め付けトルク
0.3～0.5(N･m)

PCV-H16T ： 16点Tr出力
PCV-H24T ： 24点Tr出力
PCV-H32T ： 32点Tr出力

パワーターミナルOTAX360シリーズ コネクタ搭載（プラグ側）(44.4)
ショートピースを１個添付しています。

43.53.8添付ショートピース
取付時

Φ3.5(2.25)
引出時本システム機器をお買いあげいただきありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みのうえご使用ください。
また、システム全体の取扱いについてはテクニカルマニュアルをご参照ください。
安全にお使いいただくため、次のような記号と表示で注意事項を示していますので必ず守ってください。
この表示は、取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
この表示は、取り扱いを誤った場合、傷害を負う可能性、および物的損害のみの発生が想定される内容です。

エラー表示○ 本機には短絡検知と電源電圧低下検知の異常状態監視機能があります。
○ POW(POWER)とSENDの表示が右の表のように異常状態の表示(エラー表示)を行います。
○ エラー表示をした場合、正常に復帰させるにはいったん電源を切り、エラーの原因を取り除いてから、再投入してください。
○ 出力端子を電源と短絡したまま出力させると、短絡検知が働きます。

○ システム電源
ＤＣ２４Ｖ安定化電源を使ってください。
非安定電源はシステムの誤動作の原因となります。
○ 高圧線、動力線との分離
本システムは高いノイズマージンを有していますが、伝送ライン、入出力ケーブルは、高圧線や動力線から離してください。
○ コネクタ接続、端子接続
・ コネクタ内側には金属くずなどを入れないでください。
・ コネクタがはずれないようケーブル長さなどに配慮してください。
・ 誤配線は機器に損傷を与えます。
○ 本システムは、下記資料に定められた仕様や条件の範囲内でご使用ください。

●エラー表示
表示出力

表示状態
点灯
POW
点滅
（電源表示） 点滅
消灯
点滅
SEND
点灯
（伝送表示）
消灯

異常の内容
正常
短絡検知
電圧低下検知電源断
正常○ システム安全性の考慮
本システムは、一般産業用であり安全用機器や事故防止システムなど、より高い安全性が要求される用途に対して適切な機能を持つものではありません。
○ 設置や交換作業の前には、必ずシステムの電源を切ってください。

特 長

伝送異常

保証についてのお願い
本製品の保証は日本国内で使用する場合に限ります。
■保証期間
納入品の保証期間は、ご注文主のご指定場所に納入後１箇年とします。
■保証範囲
上記保証期間中に、本取扱説明書にしたがった製品仕様範囲内の正常な使用状態で故障が生じた場合は、その機器の故障部分の交換または修理を無償で行ないます。
ただし、つぎに該当する場合は、この保証範囲から除外させていただきます。
(1) 需要者側の不適当な取り扱い、ならびに使用による場合。
(2) 故障の原因が納入品以外の事由による場合。
(3) 納入者以外の改造、または修理による場合。
(4) その他、天災、災害などで、納入者側の責にあらざる場合。
ここでいう保証は納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害はご容赦いただきます。
■有償修理
保証期間後の調査、修理はすべて有償となります。また、保証期間中においても、上記保証範囲外の理由による故障修理、故障原因調査は有償にてお受けいたします。

仕 様○ユニラインは各社のPLCに簡単に接続できる省配線データ伝送システムで、分岐配線時の断線検知機能に対応しています。
○パワーターミナルはセンドユニットからの伝送信号を変換し、ＮＰＮトランジスタ出力とする出力用ターミナルユニットです。
○１点単位でアドレス設定ができます。
○電圧低下検知機能、各出力には短絡保護機能が備わっています。
○伝送異常時に対する出力保持／リセットの選択が可能です。
○DINレールに取付ができます。

■一般仕様

各部の名称

■性能仕様

POW 電源表示

SEND 伝送表示

黄ＤＣ電源供給で点灯します。
短絡時、電圧低下時点滅します。

項目
電源電圧
使用周囲温度
保存温度
使用周囲湿度
雰囲気
耐振動
耐衝撃
絶縁抵抗
耐電圧
耐ノイズ

項目
伝送方式
同期方式
伝送手順
伝送速度
接続方式
伝送距離

黄

伝送信号が正常のとき点滅します。

端子台カバー

アドレス設定スイッチ

■個別仕様

POW

商品に関するご質問は、フリーダイヤル、もしくはE-メールにてお問い合わせください。
（AM.9:00～PM.5:00 土日、祝祭日休み）

0120-77-2018
promotion@nke.co.jp● NKE本社工場 〒612-8487 京都市伏見区羽束師菱川町366-1● NKEホームページ ： https://www.nke.co.jp/● お断りなくこの資料の記載内容を変更することがありますのでご了承ください。
©2024 NKE Corporation

ON ↑ 1248

項目
出力点数
最大消費電力 ※質量ADDR

16 32

ESS

64 A

POW SEN

D24V24VA※負荷消費電力を含まず
0VDG

出力コネクタ
ＤＩＮレールフック
NO. UM351-G

4

PCV ER TERMIN-H16ALT

伝送端子台
伝送信号、ユニット用電源を接続する端子台です。

仕様
双方向時分割多重伝送方式
ビット同期方式
ユニライン・プロトコル
29.4 kbps（基本）T分岐・マルチドロップ接続
最大200 m（基本）※本ユニットには、出力表示ランプは付いていません。

出力信号の先頭番地を指定するスイッチです。

[ 旧社名(株)中村機器エンジニアリング ]仕様
DC 24 V +15％ -10％
0 ～ +50℃-20 ～ +70℃
35～85％RH 結露なきこと
腐食性ガスがないこと
JIS C 60068-2-6 に準拠
100 m/s2
外部端子と外箱間 20 MΩ以上
外部端子と外箱間 AC1000 V 1分間
1200Ｖp-p （パルス幅1μs）

ＤＩＮレールからの取外時使用します。

ソレノイドなどへの出力を接続するコネクタです。

1

PCV-H16T
16 点
2.0 W
150 g

PCV-H24T
24 点
2.5 W
150 g

PCV-H32T
32 点
3.0 W
150 g

接続例
PLCコネクタへ

センドユニットSD-H2A

ＤＣ電源(DC24V)
ON-LINE

MONITORUNITSDISPLAY

RUN
POWER

SIZE
32

電源電圧は
ＤＣ24Ｖ～
27.6Ｖ間で設定してくださいAC64

パワーターミナル（出力ユニット）24V

128 256

24V

24V

0V

0V
Ｄ
Ｇ

負荷駆動には、
1)24Vと24VAをショートピースで接続する（ショートピース添付）
2)別の負荷駆動電源を24VAに接続するのどちらかの方法をとってください。

0V
DG
24V 0V

POWER

PCV-H□□T

B20 B19 B18 B17 B16 B15 B14 B13 B12 B11 B10 B9A20 A19 A18 A17 A16 A15 A14 A13 A12 A11 A10 A9A20 A19 A18 A17 A16 A15 A14 A13 A12 A11 A10 A9L

コイル負荷にはサージキラーをつけてください。

負荷遮断スイッチ

2424V

PLCコネクタ

VA0V

B8B7B6B5A8A7A6A5B8B7B6B5A8A7A6A5A4A3A2

A1

D

パワーターミナル（出力ユニット）

24V

G

0V

24V
0V
DG

DG

24V 0VPCV-H□□T

B4B3B2B1A4A3

A2

A1

B4B3

B2

B1A4A3A2A124V 24VA 0V D

B20 B19 B18 B17 B16 B15 B14 B13 B12 B11 B10 B9B8B7B6B5B4B3B2B1DG

負荷用
電源
電源
ショートピース

・アドレス番号はコントローラの入出 ●アドレス設定スイッチ
力点との対応をとるためのもので端子台カバーを開きす。
アドレス設定スイッチを・ターミナルユニットのアドレス設定操作します。
スイッチで設定された番号はそのユニットの先頭の入出力点のアドADDRESSレスを示し、その番号以降連続しPOW SEND
ON 1 2 4 8 16 32 64 Aて各点のアドレスを割り付けます。
・１点単位の設定ができます。
・スイッチＡは伝送異常時の出力信号の状態選択に使用します。

(31)

G

2 10V・・ 0V 24VA・・24VA
負荷用
電源

出力

●異常時の出力選択

スイッチの設定
アドレス
1 2 4 8 16 32 64
0
1 ○○23 ○ ○○
4○5 ○： ： ： ： ： ： ： ：○ ○○50○ ○51 ○ ○ ○： ： ： ： ： ： ： ：○95 ○ ○ ○ ○ ○○ ○96
○印はON、無印はOFFの設定

スイッチAの設定

伝送異常時の出力信号

OFF(出荷時)ホールド(直前の状態を保持)ONリセット(強制的にOFFとする)

インターフェース回路

L L L L

ユーザ
＜回路条件＞
24V

負荷電流

ショートピース: 200 mA max.

24VA

L

0V

PCV-H□□T

耐電圧: 30 VON電流: 200 mA max.

残電圧

: 1V max.

Hシステム用ターミナ
ルユニットの分岐ラインの最終位置にはエンドユニットを接続する必要はありません。

40P
コネクタ

内
33V

OUT

L

最大負荷曲線
ON点数

短絡検知

回
端子台の24Vと24VAは内部で接続されていません。
添付品のショートピースで接続するか、負荷用電源を24VAに接続してください。

消費電力の合計が76Ｗ以下になるように、出力の負荷は下記の範囲でお使いください。(DC24V)

リレー、ソレノイドなど

部センドユニット１台に対し、ターミナルユニットを２０台まで接続できます。

４０Ｐコネクタ ： N364P040AU または FCN-364P040-AU,1747053-1
ケーブル側コネクタ ： N36*J040AU(カバー別途手配要) またはFCN-36*J040-AU(カバー別途手配要),1473381-1-MH（カバー付き）

100mA以下のとき
全点ON 可能 (32点)133mA以下のとき
全点ON 可能 (24点)

32点

L

路
33V

OUT

誘導性負荷の場合はサージキラーを付けてください。

24点
16点

許容負荷範囲200mAのとき
16点まで
ON 可能

短絡検知
24VA

負荷電流
100mA 133mA 200mA

ケーブル側コネクタ

0V

24VAピン
許容通過電流 : 3.2 A max.

L

24VA

2コネクタ

●アドレス設定方法

アドレス設定スイッチ

ケーブル側コネクタ

L L L L

トランジスタ オープンコレクタ

信号パワーターミナル PCV-H□□T＜回路条件＞

24V 24VA 0V D G0V

端子台

端子台

パワーターミナル（出力ユニット）
24V

電圧検知

24～31はNC

24VA

この場合ユニット間の接続はD-Gの信号２線のみとなります。

アイソレー
ション部

短絡検知

上向き設定で ON です。

DG

同時ON点数は16点以下または合計76W以下でお使いください。これを越えると正常動作しなくなる場合があります。

ローカルＤＣ電源(DC24V)

電源部

16～31はNC

31 29 27 25 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1 0V 0V 24VA 24VA B列

24V 24VA 0V D G

24V 0V

遠隔部分での電源電圧降下には図のようなローカル電源方式を考慮してください。

A530 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 0V 0V 24VA 24VA A列

別の負荷駆動用電源を24VAに接続する方法を示してあります。
また、負荷遮断スイッチを供給側に挿入すれば、負荷駆動遮断回路が構成できます。
負荷駆動用ＤＣ電源(DC24V)PCV-H□□T

アドレス設定G

センドユニット２

伝送ケーブルの総延長は最大200mです。

A624V0V
DGD

8 16 32 64 A(H/R)

30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 0V 0V 24VA 24VA A列

伝送ケーブル（キャブタイヤケーブル）

センドユニット
２A724VA

PLCコネクタ

独立した伝送ケーブル

A8

PCV-H24T （24点出力）

ケーブル側コネクタ

PLCコネクタ

PLCコネクタ

A20 A19 A18 A17 A16 A15 A14 A13 A12 A11 A10 A930 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 0V 0V 24VA 24VA A列

31 29 27 25 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1 0V 0V 24VA 24VA B列

伝送ケーブルは本システム１系統１本としてください。
２系統以上まとめないでください。

4コントロールチップ

PCV-H32T （32点出力）

24V 0V

SEND

2

アドレス設定スイッチ

31 29 27 25 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1 0V 0V 24VA 24VA B列

L L L L

センドユニット
１・コネクタピン配列
PCV-H16T （16点出力）

B20 B19 B18 B17 B16 B15 B14 B13 B12 B11 B10 B9２系統の多芯ケーブル
１本化禁止

124V 24VA 0V D G

D G

伝送ケーブルには高圧線や動力線を近付けないでください。

センドユニット
１内部構成・端子配列

24V 24VA 0V D G

ER1 ER2 ER3 ER4 ER5SEND

24V：制御用電源
24VA：負荷用電源

伝送ラインの内容
D,G :信号ライン
24V,0V:電源ライン

UNIT ADDRESS

SET

安定化電源
を使用してください。

コネクタピン配列

3