講 座

CPD

給排水衛生設備
第3回

消防設備と消火設備
佐治行三 ■ テーテンス事務所

含まれる防火対象物を指す。消防法では細かい規定がなく、地方条例で規定される内容が多いので、直接、消防署と打合せたほうが消防設備よい。

消防設備とは防設備が必要になるので（屋内消火栓では 700㎡以上が150㎡以上に火事になったらどうすればよいか。燃え広がらないように火を消すなってしまう）、注意しなくてはならない。

地階・無窓階は、同じ用途の建築でもかなり小さな面積で各消（初期消火）、消せなかったら逃げる、これが火事に対する一般の人

建築基準法による無窓の居室と消防法による無窓階を混同するの条件である。燃え広がらないように消すための設備が消火設備、人がいるが、まったく別物と考えてよい。有窓階・無窓階とは、消防衛生設備の範疇である。一方、消せなかったら逃げる場合の設備隊が消火活動を行う時に侵入できる開口部が階ごとにあるかないが避難・誘導設備、電気設備の範疇になる。なんと言っても火事のかを意味している。無窓居室は、中の人間が安全に暮らせるように時は逃げるのが大切で、無理に消火しようとしてはいけない。建築という法規である。

的にはいかに逃げやすくするかを考えて設計して欲しい。

住宅は防火対象物になっていないので消防法の適用外であった

衛生設備における消火設備は、建物使用者が初期消火に使用すが、最近は、住宅用火災警報器の設置が義務づけられている。以前、るための設備がほとんどだが（消火水槽は 20 分放水する容量しかな

なんと200㎡を超える地下駐車場をもつ豪邸に泡消火設備を設置い）、連結送水管設備や連結散水設備等は、消防隊が本格消火に使しようとしたところ、消防法適用外なので必要ないと言われて驚い用するための設備である。

たことがある。

防火対象物、使用者が避難経路等を把握し建物内を理解しているか（建築用途）、燃え難い建築か（準耐火、耐火）、消火活動
建築の規模（延床面積）

消火設備、建物を使用する人の避難能力、がしにくい構造か（地階、無窓階）

火が燃える 3 つの要素

収容人員、火災の場合の影響を考えて区分けしたのが防火対象物

燃える物、熱、酸素、このうちのどれかが欠ければ火は消える。熱の規定であり、それによって消防設備等が決まってくる。

、酸素濃度が 16％以下では燃えなには水をかける（屋内消火栓等）

危険性や影響が大きい建築物を特定防火対象物と言い、厳しい。
いので他のガスを入れて酸素濃度を下げる（ガス系消火設備等）消防設備が要求される。特定防火対象物で 1,000㎡を超える場合、酸素濃度が下がるということは、人に対しても危険であることを消火設備に非常電源（発電機、蓄電池）が必要になる。非常電源はイ

忘れてはならない（人間も体内で炭水化物を燃やしてエネルギーをつニシャルコストが上がるだけでなく、定期点検、油代、設置スペーくっているので、酸素が必要なのである）。

ス等負担が大きい。避けられるのであれば避けるに越したことはな

燃える物をなくすという消火方法は現在ではあまりないと思うが、い。ただし、非常用発電機は災害時の停電対策として使用できるの江戸の火消しは建物に縄を付けて引っ張り倒していた（纏で火を消で、病院や公共建築では、あると便利である。

していたのではない。じゃあ、纏とは何かと言いたいところであるがやめ

消防法の16 項イの複合用途建築物は、特定用途防火対象物が46 Ke n c h i k u s h i

2015.3ておく）。

消火としては用いられないが、都市計画では大切な考え方であ屋内消火栓る。火除け地とよぶ空地を設けることにより、延焼を防ぐ方法であ消火設備と言えば、屋内消火栓が基本である。防火対象物ごとに。
る（上野広小路等）

適用面積が決まっており、700㎡以上（準耐火で 2 倍読み、耐火建築あまり知られていないと思うが、消防設備は最終的に「消防署長で 3 倍読み）が多く、劇場のように人がいっぱい詰め込まれている建の判断で有無が決定できる」と消防法にある。事前に消防署との協物で 500㎡、事務所等では 1,000㎡となっている。700㎡を基準と議が必須である。屋内消火栓は半径 25mでカバーする必要がある

して覚えておくと便利である。

が、あと10cm 足らないという時、通常のホースより長いもので許、屋内消火栓は水源、ポンプユニット（ポンプ、呼水槽、制御盤等）可をしてくれた例がある。打合せにはよくよく予習をしてから行か配管、ホースおよび格納箱で構成されている［図 1］。1,000㎡以上のなくてはならない。

特殊用途防火対象物では非常用発電機が必要になる。

建築構造、有窓・無窓の判定、仕上材の仕様、建築物の運営方

屋内消火栓には 1 号消火栓、同 易操作性消火栓、2 号消火栓が法等、設備設計者だけでは判断ができないことが多く、ぜひ、打合ある。従来からあるのが 1 号消火栓であるが、2 人いないと操作でせには建築設計者も同行していただきたい。

きない等の問題があり、今では 1 人で操作可能な易操作型が多く使われている。

消火器

2 号消火栓は、1 号栓を小型化して使用しやすくしたものである。

消火器は費用がかからず、身近にあって誰でも使える消火設備で1 号栓が半径 25mをカバーできるのに対し、2 号栓は 15mしかカある。

バーできない。そのため消火栓箱の数が多くなり、納まりが煩わし、油が燃える火災（B 火災）、電火災には物が燃える火災（A 火災）。油や電気火災に水をかければ被害気が原因の火災がある（C 火災）が大きくなるので、用途に合った消火器を設置しなければならない。
普通の消火器は ABC 型と言って、どの火災でも適用できるものが多い。バケツや砂も消防法で消火器と認められているが、実際には。
見たことがない（8L バケツ3 個で能力単位 1）
消火器の設置は、歩行距離 20mごとにABC10 型（10 型は能力単くなってしまう。体育館のような大空間では部屋の真ん中に設置しないとカバーできないというようなことが起きる。
消火栓箱は赤いものが多いが、赤色ランプと消火栓という文字が表示されていれば、仕上げは何でもよい。
ポンプの能力や水槽容量は、消火栓がいくつあっても2 個同時に放水できる能力があればよい。初期消火が目的なので、3か所以上使用するような火事の時は逃げなさいという意味である。

位を示す）を設置すれば、ほぼ間違いない。消火器のように持って屋内消火栓の代替設備として認められているものに、パッケージ歩くものについては歩行距離で規定されているが、消火栓のように型消火設備がある。消火器のように設置するだけでよく、ポンプ、ホースを延ばすものについては半径で決まっているので注意が必

水槽、配管が不要なので工事が簡単であり、非常電源がいらない。

要である［表 1］。

規模の小さい建物ではコストが安くなるが、規模が大きくなると一消火器はポンと立てかけて「消火器」という表示をすればよいが、般の屋内消火栓よりコストが高くなる。

最近はあらかじめ壁に埋め込むようなことが多く、建築設計の中に屋外消火栓という屋内消火栓を大きくした設備があるが、とても消火器ボックスを組み込んでおく必要がある。設備設計者は、消火一般の人が使用できるものではなく、なるべく避けるべきである。

がよい。

ピカピカると指摘されることがあるので、工事区分表に記入しておいたほう

ジリ
ジリ

器本体は家具等と同じ扱いで別途工事と考えているが、抜けてい押しボタン
電線

カバー範囲

消火器

歩行距離 20m

ABC10 型が標準

屋内消火栓（1 号栓） 半径25 ｍ

易操作性も同じ、同時放水個数 2 個

屋内消火栓（2 号栓） 半径

15 ｍ

同時放水個数 2 個

屋外消火栓

40 ｍ

同時放水個数 2 個
1、2 階のみ屋内消火栓の代替として認められる
3 階以上の各階

半径

連結送水管

半径

50 ｍ

スプリンクラー

半径2.6m／個 同時放水個数 8 個

表1

消火設備とカバー範囲

水（ゴボゴボ）

備考

信号

消火設備

信号

自火報
受信盤

図1

制御盤

消火水槽
屋内消火栓
ポンプユニット

屋内消火栓設備

2015.3

Ke n c h i k u s h i

47

講 座

CPD
スプリンクラー設備

ヘッドにヒューズがついており、熱でヒューズが溶けたところだ

初期消火に効果 80％以上と抜群の能力があるが、コストが非常にけ蓋が外れて散水を開始する。ヒューズが溶けた時点ではポンプ高い。㎡単価 10,000 円と言われており、給排水衛生設備の50%は作動していないので、水漏れ程度の散水しかしない。漏れること近くを占めるようなこともある。自動で消火できるので、福祉施設により管内の圧力が下がり、圧力を検知してポンプが作動し、本格や病院のように、夜間の人手が少なくなる建物には最適である。上的な散水が始まる。同時に、流水検知器（アラーム弁と呼ばれること

記以外の建物では延床面積 6,000㎡以上もしくは 11 階以上で設のほうが多い）が水の流れを感知して、ベルが鳴るようになっている

置しなければいけないのに対し、病院は 1,000㎡以上で必要となっ

［図 2］
。

ポンプの能力は、屋内消火栓が 130L／min×2＝260L／minている。

（配管サイズ 50mm）なのに対し、80L／min×8＝640L／min（配老人福祉施設では 275㎡以上で必要になる。1,000㎡未満の場

管サイズ 100mm）とかなり大きい。

合、水道直結スプリンクラーが認められているが、値段は 50％以

アラーム弁室の大きさは有効で 800mm 角程度見ておけばよい。

下にはならない。0.25MPa 以上の水道圧力を確保する必要があり、竣工前に24 時間測定をすることとある（竣工していない建物で、設計時点に測定する？ そんなことできない！）。水道圧力は季節、時間で泡消火設備変動するので、増圧給水ポンプを付けてしまうことになる。

水に発泡剤を混ぜて噴射し、泡で炎を包み消火する。地下駐車場

吹き抜けのように天井が高い場所（店舗で 6m、その他で 10mを超に使用することが多い。

える部分）には放水型スプリンクラーが必要になるので、充分注意

検査は実際に泡を吹いて行うため、検査後の清掃が大変である。
が必要である（設置高さより値段のほうがもっと高い）（泡は消えにくいし、下手に流すと下水道の流れを阻害しかねない）。

他に薬剤を使用したパッケージ型自動消火設備があり、比較的粉末消火設備

小さな面積の場合、コスト減になる。
今までデイサービスでは必要なかったが、今春から、宿泊サービ

薬剤を窒素ガスで加圧して噴霧し、窒息効果、冷却効果により消スがある場合、設置が義務づけられるようである。消防法は既存遡火する。水を使用しないので、主に油火災、電気火災に使用される。

及が必要なので、廃業になる施設も出てくるのではないか。安全性

固定式と移動式があり、固定式は配管を利用して噴射ヘッドには高くなるが、貧乏人は入所しにくくなるという結果にならないこ

薬剤を送る。移動式は大型消火器にホースを付けたようなものでとを望む。

、屋外駐車場等に利用あり（ホースを持って人が移動するから移動式）する。

同時に散水できるスプリンクラーの数は、一般的な建物においては最大 8 個までである。使用するヘッドにより違ってくるが、一番使用されている高感度型ヘッドで半径 2.6mまでカバーできる。円

ガス系消火設備が重なりあうので、1 個 5㎡として掛ける8なので、最大 40㎡程度

ハロンガス、窒素ガス、イナージェンガス、二酸化炭素がある。室の火災に対応する。それ以上火災面積が大きくなった場合は逃げ内にガスを噴射することにより酸素濃度を下げ、消火する。水や粉なくてはいけないという法規なのである。

末を噴かないため消火による影響を残さないので、美術館や電気圧力スイッチ
信号（火災時に弁が開く）

ベル

自火報
受信盤

消火水槽
スプリンクラー設備

48 Ke n c h i k u s h i

スプリンクラーヘッド

熱スプリンクラー
ポンプ

図2パカ

アラーム弁

配管

バシャー

2015.3

熱が当たったところだけヒューズが溶けて蓋が外れ、散水を始める

味であり、10 階以下の場合、消防官がホースを肩に担いで駆け関係の室に使用される。
CO² は危険度が高く使用されない。ハロンはコスト、スペース、上っていく。
、放設備では送水口、配管、放水口（11 階以上では 2 口＋ホース）

安全性に優れているが、オゾン層破壊係数が高いという理由から水口箱、赤色ランプだけがあればよく、コストは安い［図 3］。

現在は製造されていない。ハロンは科学的に安定した物質なので廃棄するわけにはいかない。既存建物から回収したハロンはハロン配管は、消防ポンプの圧力が高いため、一般の白ガス管より高いバンク（現、消防環境ネットワーク）に保管されており、既存資源の有圧力に耐えられるスケジュール管（Sch40）を使用する必要がある。

効活用という点から、文化財保管庫、電算機室等、用途によって現連結散水設備

在でも使用が可能である。
消火用ハロンはボンベに密閉されて火事の時しか放射されない

消火活動が難しい地階で面積 700㎡以上の場合、必要になる。簡のだから、エアコンの冷媒やスプレー用ガスのように大気に放出す

単に説明すると、水槽、ポンプがないスプリンクラーのようなものるものとは違う。一律禁止にしなくてもよかったのではないか。

である。スプリンクラーで代替可能である。
他に消防活動上必要なものとして、排煙設備がある。建築基準

連結送水管

法上の排煙設備とは違い、消防活動上必要な設備である。

7 階以上もしくは 5 階以上、かつ6,000㎡で必要になる。消防隊が本格消火に使用する設備であり、上記で述べた初期消火設備とは終わりに意味が違う。
連結とは、消防ポンプ車から送水口にホースを連結するという意

通常、設備設計の中で使用されるものは上記程度である。他にもいろいろな消火設備があるが、ここでは考え方と概要を述べただけなので、詳しいことは参考書やメーカーの資料を参照願いたい。参考（新日本法規出版）、『消防設備技術基書としては『消防アドバイス』

スホー等が役に立つ書籍である。

水（ゴボゴボ）配管

赤色ランプ（オーム社）、『東京消防庁編 予防事務審査・検査基準』
準早わかり』

消防ポンプ車放水口箱（3 階以上）

さじ・こうぞう

ガチャッ（連結）

水

マンホール

ホース
送水口

図3

防火水槽

連結送水管設備（有）1973 年 東 海 大 学 建 築 学 科 卒 業。
テーテンス事務所入社。取締役副所長を経て、現在テーテンス事務所監査役。
「彩の国 ふれあいの森林科学館・宿泊（設計…片山和俊）、「感覚ミュージア棟」（設計…六角鬼丈）（設「下関唐戸市場」、ム」
計…池原義郎）（設、「大館市立総合病院」
計…岡田新一）などの設備設計に従事

自習型認定研修の設問
設問 1設問 2消火設備を決めるにあたり、必要のない項目は次のどれか。

消火設備の機能として間違っている項目は次のどれか。

a. 居室の窓面積

a. 屋内消火栓設備…火に水をかけ、熱を奪うことにより消火を行う。

b. 延床面積c. 建物の階数

b. 泡消火設備…火に泡をかけ、可燃物から空気を遮断することにより消火を行う。

認定教材の設問への回答は、CPD 情報システムのページ

https://jaeic-cpd.jp/にアクセスのうえ、お願い致します。
※不正解の場合は、単位に登録できない場合があります。

c. ハロン消火設備…ハロンの冷却効果で熱を奪うことにより消火を行う。

2015.3

Ke n c h i k u s h i49