［異常時通報連絡の公表文（様式１－１）］
伊方発電所３号機海水淡水化装置建屋内での塩酸の漏えいについて
21．８．10
原子力安全対策推進監(内線2352)［異常の区分］国への法律に基づく報告対象事象
県の公表区分
外部への放射能の放出・漏えい
発生日時
異常の概要

発生場所
種類

有・無
［評価レベル － ］
Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ有・
無
[漏えい量－]
２１年 ７月３１日１１時２７分
１号・２号・３号・共用設備
管理区域内 ・ 管理区域外
・設備の故障、異常・地震、人身事故、その他［異常の内容］
７月31日(金)12時20分、四国電力(株)から、別紙のとおり、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
１ 通常運転中の３号機において、７月31日（金）11時27分、海水淡水化装置建屋内において塩酸ガスの検知を示す信号が発信した。
２ 運転員が現場を確認したところ、建屋内に設置する塩酸貯槽から塩酸が漏えいしていることを確認した。このため、海水淡水化装置建屋への立入を禁止するとともに、運転中であった海水淡水化装置Ａ号機を停止した。
３ 漏えいした塩酸は、海水淡水化装置建屋内の漏えい防止堰内及び排水貯槽に留まっており、建屋外部への塩酸の漏えいはない。
４ 放射能による外部への影響はない。

［復旧状況等］
７月31日(金)17時30分、四国電力(株)から、その後の状況について、次のとおり連絡がありました。
１ その後、点検のために液抜きを開始し、７月31日(金)13時04分に塩酸貯槽の液面が漏えい箇所（貯槽高さ約4.6ｍのほぼ中央に生じた貫通口）より低下したことから、漏えいは停止した。
２ 塩酸貯槽内に残っていた塩酸は、漏えいした塩酸（約160ﾘｯﾄﾙ）とともに逆洗排
3水槽（排水貯槽）に全量（約10ｍ ）回収した。
３ 回収した塩酸は、中和処理を行い総合排水処理装置に移送する。
４ 建屋周辺の環境大気中の塩酸ガス濃度を測定した結果、測定機器の検出限界以下(0.1ppm未満)であることを確認した。
５ 今後、詳細を調査するとともに、当該箇所を補修して復旧する。
６ 本事象による環境への放射能の影響はない。

県では、八幡浜保健所の職員を伊方発電所に派遣し、現場の状況等を確認しております。
（伊方発電所及び周辺の状況）
１号機
２号機
３号機
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況
周辺環境放射線の状況
原子炉の運転状況

調整運転中（出力100％） ・停止中
運転中（出力100％） ・停止中
運転中（出力103％） ・停止中
通常値
・異常値
通常値
・異常値

（参考）

１

国への法律に基づく報告対象事象
核原料物質、核燃料物質及び原子 炉の規制に関する法律に基づき、国（経済 産業省原子力安全・保安院等）に対し 、一定レベル以上の事故・故障等を報告す ることが義務付けられている。
国への法律に基づく報告対象事象 に該当すれば、国際原子力機関が定めた評 価尺度に基づき、７から評価対象外ま での９段階の評価レベルが示されるので、 異常の程度を判断する目安となる。評 価対象外以下のものについては、安全に関 係しない事象とされている。

２

県の公表区分

区分Ａ内

容○安全協定書第11条第２項第１号から第10号までに掲げる事態（放射 能の放出 、原子 炉の停止 、出力抑 制を伴う 事故・故 障、国へ の報告対象事象等）○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態（大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生等）○その他特に重要と認められる事態
Ｂ○管理区域内の設備の異常○発電 所の運転 ・管理 に関する 重要な計 器の機能 低下、指 示値の有 意な変化
○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき○その他重要と認められる事態

Ｃ
３○区分Ａ，Ｂ以外の事項
管理区域内・管理区域外
その場所に立ち入る人の被ばく管 理等を適切に実施するため、一定レベル（ ３月間に１．３ミリシーベルト）を超 える被ばくの可能性がある区域を法律で管 理区域として定めている。原子炉格納 容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、 放射能を含む一次冷却水の流れている 系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性 廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。
異常発生の場所が管理区域の内か 外かによって、異常の程度を判断する目安 となる。

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ）
発信年月日

平成 ２１年

発

伊方発電所

信者

当 該 機号 機

７月３１日（ 金 ）１２時２０分
長井

１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)(定格出力)

発生時 1.3 号機出力 916MW にて（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
状 況 2. 号機第 回 定期検査中
設備トラブル ・ 人身事故 ・１．発生日時： ７月３１日

発生状況
概
要２．場所：

３．状

況：３号機

地震・ その他

１１時２７分
海水淡水化装置（管理区域外）伊方発電所３号機は通常運転中のところ、本日１１時２７分に、海水淡水化装置建屋内において塩酸ガスの検知を示す信号が発信したことから、運転員が現場を確認しました。
現場確認の結果、建屋内に設置する塩酸貯槽から塩酸が漏えいしていることを確認しました。このため、海水淡水化装置建屋への立入禁止措置を実施するとともに、運転中であった海水淡水化装置Ａ号機を停止しました。
今後、詳細を調査することといたします。
なお、本事象による外部への放射能の影響はありません。
また、漏えいした塩酸は、海水淡水化装置建屋内の漏えい防止堰内および排水貯槽に留まっており、建屋外部への塩酸の漏えいはありません。

運転状況

備考

１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ、第２報）発信年月日

平成 ２１年

発

伊方発電所

信者

当 該 機号 機

７月３１日（ 金 ）

１７時

３０分

堀田

１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)(定格出力)

発生時 1.3 号機出力 916MW にて（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
状 況 2. 号機第 回 定期検査中
設備トラブル ・ 人身事故 ・発生状況
概要地

震・ その他

１．発生日時： ７月３１日 １１時２７分
２．場所：
３号機 海水淡水化装置 （管理区域外）
３．状
況：
伊方発電所３号機は通常運転中のところ、本日１１時２７分に、海水淡水化装置建屋内において塩酸ガスの検知を示す信号が発信したことから、運転員が現場を確認しました。
現場確認の結果、建屋内に設置する塩酸貯槽から塩酸が漏えいしていることを確認しました。このため、海水淡水化装置建屋への立入禁止措置を実施するとともに、運転中であった海水淡水化装置Ａ号機を停止しました。
また、漏えいした塩酸は、海水淡水化装置建屋内の漏えい防止堰内および排水貯槽に留まっており、建屋外部への塩酸の漏えいはありません。
［第 1 報にてお知らせ済み］
その後、点検のために液抜きを開始し、１３時０４分に塩酸貯槽の液面が漏えい箇所（貯槽高さ約 4.6ｍのほぼ中央側面に生じた貫通口）より低下したことから、漏えいは停止しました。
また、塩酸貯槽内に残っていた塩酸は、漏えいした塩酸（約 160ℓ）とともに逆洗排水槽（排水貯槽）に全量（約 10m3）回収しました。
今後、回収した塩酸は、中和処理を行い総合排水処理装置に移送します。
建屋周辺の環境大気中の塩酸ガス濃度を測定した結果、測定機器の検出限界以下（0.1ppm 未満）であることを確認しました。
今後、詳細を調査するとともに、当該箇所を補修して復旧することとします。
なお、本事象による外部への放射能の影響はありません。

運転状況

備考

１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊方発電所 基本系統図＜管理区域内＞○燃料取替用水タンク
通常運転中は、非常用炉心冷却設備等の水源として待機し、定期検査時には燃料取替時の水張りに使用する。

［凡例］：原子炉で発生した熱を蒸気発生器に伝える設備（１次冷却設備）[放射性物質を含む]○蒸気発生器原 子炉で 温めら れた高温 の水を 利用し て別の水 （２次 冷却水 ）を蒸気に変える。

原子炉格納容器
格納容器スプレイ：緊急時に原子炉等を冷やす設備（非常用炉心冷却設備等）[放射性物質を含む]：１次冷却水の水質・水量を調整する設備（化学体積制御設備）[放射性物質を含む]：蒸気発生器でできた蒸気でタービンをまわし発電する設備（２次冷却設備）[放射性物質を含まない]

緊急時に原子炉格納容器内に注水し、内部を冷却･減圧する。

格納容器ｽﾌﾟﾚｲ冷却器：管理区域（ 高 圧 ター ビ ン へ ）原子炉格納容器、使用済燃料等の貯蔵、放射性廃棄物の廃棄等の場所であって、その場所の放射線が一定レベル(３月間に1.3ミリシーベルト)を超える恐れのある場所[実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１条第２項第４号に規定]○原子炉容器ウラ ン燃料 を核分裂させて 、その 時に出る熱で水 （１次 冷却水）を高温にする。

格納容器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時に原子炉に高圧で注水し、燃料を冷却する。

○湿分分離加熱器
高圧タービンを出た蒸気を加熱し、蒸気中の水滴を除去する。

高圧注入ﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急 時に原 子炉に低圧大容量で注水し 、燃料 を冷却する。また、原子炉停止時の冷却にも使用する。

低圧タービン

余熱除去冷 却器

循環水ポンプ
発電機

余熱除去ﾎﾟﾝﾌﾟ

取水口

Ｍ

高圧タービン○脱塩塔
１次冷却水に溶け込んだイオン状の不純分を除去する。

放水口
復水ポンプ

○体積制御タンク
１次冷却設備への注水量を調整する。

２次 冷却水 を加熱し、熱効率を向上させる。

高圧
給水加熱器

充てんポンプ○復水器
タービ ンをま わした蒸気を海 水で冷 やして水に戻す。

低圧
給水加熱器

当該箇所
主給水ポンプ○脱気器
２ 次冷却 水中に 溶け込んだ空気を除去する。

海水淡水化装置

取水

雑固体焼却設備

海水焼却炉
使用済
燃料

排ｶﾞｽ
ﾌｨﾙﾀ ﾌｧﾝ

使用済燃料ピット

管理区 域内で 使用した清掃用 の紙や 布等を焼却し、体積を減らす。

取水ポンプ

透過水槽

２次系純水タンク等へ純水装置

当該箇所
塩酸貯槽

二層
ろ
過器

ポリ
ッ
シン
グ
ろ過器

塩酸注入ポンプ

Ｐ
床面

逆洗排水槽
逆浸透膜

純水装置
透過水槽

ＰＰ

濃縮海水排水ポンプ

Ｐ

海水ピット

ろ過海水槽

濃縮海水槽

放水口

塩酸貯槽

漏えい箇所119

塩酸注入ポンプ塩酸ガス検知器（２ppm）

120

用語の解説○塩酸貯槽
逆浸透膜に送る海水のＰＨを７～８ → ６．５に調整するための塩酸を貯留するタンク。

○ 逆洗排水槽（排水貯槽）
ろ過器逆洗排水および装置停止時の保管排水を受け入れるための貯槽。
受入後、必要により中和操作を実施し、さらに総合排水処理装置にて処理する。

○ 総合排水処理装置
放射能を含まない２次系の一般排水等の油分等を所定の値以内に処理して、環境に放出可能な水質に浄化・処理する設備。

周 辺 環 境 放 射 線 調 査 結 果（県環境放射線テレメータ 装置 により確認 ）平成21年7月31日(金)
測定値 （シンチレーション検出器）
測定局
時刻
11:10 11:20 11:30 11:40
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ(九町越)17171717
九町ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
25242525
愛 湊浦ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
17171717
媛 伊方越 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
19191919
県 川永田 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
22232323
豊之浦 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
11121111
加周ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
25252525
大成ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
21212122
四 ﾓﾆﾀﾘﾝグｽﾃｰｼｮﾝ
15151414
国 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.1
14141414
電 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.2
14141414
力 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.3
13121313㈱ ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.4
14141414※ 降雨の 状況：有 ・無伊方発電所の排気筒モニタ等にも異常なかった。

（単位：ﾅﾉグﾚｲ／時）
平常の変動幅の最大値
11:50 降雨時 降雨時以外
17４６
１９
23
４８２５
17３７１６
19４６２２22５１２７11４３１４25５４３０
21３６２２15４１１７14４４１６14４５１６
12４６１５14４４１６（参考）１ 環境放射線の測定値は、降雨等の気象要因や自然条件の変化等によ り変動 するので、原子力安全委員会の環境放射線モニタリング指針に基づき、測定値を「平常の変動幅」と比較して評価しています。
「 平 常 の 変 動 幅 」 は 、 過 去 ２ 年 間 （ 平 成 18、 19年 度 ） の 測 定 値 を 統 計 処 理 し た 幅（平均値±標準偏差の３倍）としており、一般に、測定値が「平常の変動幅」の最大値以下であれば、問題のない測定値と判断されます。
２ 環 境 放 射 線 は 線 量 (グﾚｲ)で 表 さ れ ま す が 、 一 般 的 に 、 こ れ に 0.8を 乗 じ て 、 人 の 被ば く の 程 度 を 表 す 線 量 (ｼ-ベﾙﾄ)に 換 算 し て い ま す 。
例 え ば 、 線 量 率 約 20ﾅﾉグﾚｲ／ 時 の 地 点 で は 、 １ 年 間 に 約 0.14ﾐﾘｼ-ベﾙﾄ（ ミ リ は ナ ノの 100万 倍 を 表 す ） の 自 然 放 射 線 を 受 け る こ と と な り ま す が 、 こ れ は 、 胃 の Ｘ 線 検 診を１回受けた場合の４分の１程度の量です。