［異常時通報連絡の公表文（様式１−１ ）］
伊方３号機非常用ディーゼル発電機３Ｂ 始動用空気圧縮機の異常 について
20．11．10
原子力安全対策推進監(内線 2352)［異常の区分］国への法律に基づく報告対象事象
県の公表区分
外部への放射能の放出・漏えい
発生日時
異常の概要

発生場所
種類

有・
無
[評価レベル − ]Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ有・
無
[漏えい量 − ]２０年１０月２９日１７時０８分
１号・２号・３号・共用設備
管理区域内 ・ 管理区域外
・設備の故障、異常・地震、人身事故、その他［異常の内容］
10月29日(水)17時40分、四国電力(株)から、別紙のとおり、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
１ 10月29日(水)17時08分、定期検査中の伊方３号機で、非常用ディーゼル発電機３Ｂの始動用空気圧縮機に異常があることを、保修員が確認した。
２ 今後、詳細調査を行う。
３ 本事象による環境への放射能の影響はない。

［復旧状況等］
10月31日(金)13時10分、四国電力(株)から、復旧状況等について、次のとおり連絡がありました。
１ 当該空気圧縮機は３段のシリンダを通過して順に圧縮空気の圧力を高めるもので、このうち２段目シリンダ通過後の圧力が通常より高くなり、安全弁が動作していた。
２ その後の調査の結果、２段目シリンダへの潤滑油配管途中にある逆止弁の動きが悪く、十分な潤滑油が供給されなかったため、２段目シリンダのピストンリングがピストンに固着し、隙間ができていたことが判明した。このため、３段目シリンダから２段目シリンダへ、この隙間を通って圧縮空気が漏れ、２段目シリンダ内の圧力が通常より高くなり、安全弁が動作したものと推定される。
３ 不具合の認められた逆止弁、ピストンおよびピストンリング等を新品に取り替えた後、運転状態を確認し、10月31日(金)13時00分、通常状態に復旧した。
４ 今後原因を引き続き調査する。
５ この間においても非常用ディーゼル発電機３Ａが待機中であり、非常用電源の確保に問題はなかった。
６ 本事象によるプラント運転への影響及び環境への放射能の影響はない。
県としては、八幡浜保健所の職員を伊方発電所に派遣し、復旧状況等を確認しております。

（伊方発電所及び周辺の状況）
１号機
２号機
３号機
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況
周辺環境放射線の状況
原子炉の運転状況

運転中（出力100％） ・停止中
運転中（出力100％） ・停止中
運転中（出力％） ・停止中
通常値
・
異常値
通常値
・異常値

（参考）

１

国への法律に基づく報告対象事象
核原料物質、核燃料物質及び原子 炉の規制に関する法律に基づき、国（経済 産業省原子力安全・保安院等）に対し 、一定レベル以上の事故・故障等を報告す ることが義務付けられている。
国への法律に基づく報告対象事象 に該当すれば、国際原子力機関が定めた評 価尺度に基づき、７から評価対象外ま での９段階の評価レベルが示されるので、 異常の程度を判断する目安となる。評 価対象外以下のものについては、安全に関 係しない事象とされている。

２県の公表区分

区分Ａ内

容○安全協定書第11条第２項第１号から第10号までに掲げる事態（放射 能の放出 、原子 炉の停止 、出力抑 制を伴う 事故・故 障、国へ の報告対象事象等）○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態（大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生等）○その他特に重要と認められる事態
Ｂ○管理区域内の設備の異常○発電 所の運転 ・管理 に関する 重要な計 器の機能 低下、指 示値の有 意な変化
○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき○その他重要と認められる事態

Ｃ
３○区分Ａ，Ｂ以外の事項
管理区域内・管理区域外
その場所に立ち入る人の被ばく管 理等を適切に実施するため、一定レベル（ ３月間に１．３ミリシーベルト）を超 える被ばくの可能性がある区域を法律で管 理区域として定めている。原子炉格納 容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、 放射能を含む一次冷却水の流れている 系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性 廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。
異常発生の場所が管理区域の内か 外かによって、異常の程度を判断する目安 となる。

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ）
発信年月日

平成 ２０年 １０月 ２９日（ 水 ） １７時 ４０分

発

伊方発電所

信者

当 該 機号 機

片上

１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)(定格出力)

MW（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）発生時 １．出力状 況 ２．３号機 第１１回 定期検査中
設備トラブル ・ 人身事故 ・
１．発生日時： １０月２９日

発生状況
概
要運転状況

備考

２．場

所：

３．状

況：地震・ その他

１７時 ０８分

非常用ディーゼル発電機３Ｂ（管理区域外）

伊方３号機は定期検査中のところ、非常用ディーゼル発電機３Ｂの始動用空気圧縮機に異常があることを、本日１７時０８分、保修員が確認しました。
今後、詳細調査を行います。
本事象によるプラント運転への影響および環境への放射能の影響はありません。

１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ、第２報）
発信年月日

平成 ２０年 １０月 ３１日（ 金 ） １３時 １０分

発

伊方発電所

信者

当 該 機号 機

渡部

１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)(定格出力)

MW（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）発生時 １．出力状 況 ２．３号機 第１１回 定期検査中
設備トラブル ・ 人身事故 ・地震・ その他

１．発生日時： １０月２９日 １７時 ０８分
２．場

所： 非常用ディーゼル発電機３Ｂ（管理区域外）

３．状

発生状況
概要況：
伊方３号機は定期検査中のところ、非常用ディーゼル発電機３Ｂの始動用空気圧縮機に異常があることを、１０月２９日１７時０８分、保修員が確認しました。
［第１報にてお知らせ済み］

当該空気圧縮機は３段のシリンダを通過して順に圧縮空気の圧力を高めるもので、このうち２段目シリンダ通過後の圧力が通常より高くなり、安全弁が動作していました。
その後の調査の結果、２段目シリンダへの潤滑油配管途中にある逆止弁の動きが悪く、十分な潤滑油が供給されなかったため、２段目シリンダのピストンリングがピストンに固着し、隙間ができていたことが判明しました。
このため、３段目シリンダから２段目シリンダへ、この隙間を通って圧縮空気が漏れ、２段目シリンダ内の圧力が通常より高くなり、安全弁が動作したものと推定されます。
不具合の認められた逆止弁、ピストンおよびピストンリング等を新品に取り替えた後、運転状態を確認し、本日１３時００分、通常状態に復旧しました。
今後原因を引き続き調査します。
なお、この間においても非常用ディーゼル発電機３Ａが待機中であり、非常用電源の確保に問題はありませんでした。
本事象によるプラント運転への影響および環境への放射能の影響はありません。

運転状況

備考

１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊方発電所 基本系統図［凡例］：原子炉で発生した熱を蒸気発生器に伝える設備（１次冷却設備）[放射性物質を含む]＜管理区域内＞：緊急時に原子炉等を冷やす設備（非常用炉心冷却設備等）[放射性物質を含む]○燃料取替用水タンク
通常運転中は、非常用炉心冷却設備等の水源として待機し、定期検査時には燃料取替時の水張りに使用する。

○蒸気発生器原子 炉で温められた高温の 水を利用して別の水（ ２次冷却水）を蒸気に変える。

原子炉格納容器
格納容器スプレイ：１次冷却水の水質・水量を調整する設備（化学体積制御設備）[放射性物質を含む]：蒸気発生器でできた蒸気でタービンをまわし発電する設備（２次冷却設備）[放射性物質を含まない]：管理区域

緊急時に原子炉格納容器内に注水し、内部を冷却･減圧する。

格納 容器ｽﾌﾟﾚｲ冷 却器（ 高圧 ター ビン へ）

緊急時に原子炉に高圧で注水し、燃料を冷却する。

空気だめ

空気圧縮機

○原子炉容器ウラン燃 料を核分裂させて、そ の時に出る熱で水（１ 次冷却水）を高温にする。

格納 容器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟ

原子炉格納容器、使用済燃料等の貯蔵、放射性廃棄物の廃棄等の場所であって、その場所の放射線が一定レベル(３月間に1.3ミリシーベルト)を超える恐れのある場所[実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１条第２項第４号に規定]

所内電源

非常用ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機

高 圧注 入ﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時 に原子炉に低圧大容量で注水し、 燃料を冷却する。また、原子炉停止時の冷却にも使用する。

低圧
タービン

余 熱除 去冷 却器

循環水ポンプ
発電機

余熱 除去ﾎﾟﾝﾌﾟ

取水口

Ｍ

高圧タービン○脱塩塔
１次冷却水に溶け込んだイオン状の不純分を除去する。

放水口
復水ポンプ

○体積制御タンク
１次冷却設備への注水量を調整する。

２ 次冷却水を加 熱し、熱効率を向上させる。

高圧
給水加熱器

主給水ポンプ

雑固体焼却設備
焼却炉
使用済
燃料

排ｶﾞｽ
ﾌｨﾙﾀ ﾌｧﾝ

使用済燃料ピット

管理区域 内で使用した清掃用の 紙や布等を焼却し、体積を減らす。

○復水器
タービンを まわした蒸気を海水で 冷やして水に戻す。

低圧
給水加熱器

○脱気器
２次冷却水 中に溶け込んだ空気を除去する。

伊方３号機非常用ディーゼル発電機３Ｂ
始動用空気圧縮機の異常伊方発電所３号機 ディーゼル発電機Ｂ始動空気系統概略図

空気冷却器

１段目シリンダより２段目シリンダ
逆止弁

ピストンリング
２段目安全弁

潤滑油系統より始動空気だめへ
ドレンセパレータ
３段目シリンダ
ピストン

ディーゼル発電機Ａ
始動空気系統始動用空気圧縮機Ｂ

非常用ディーゼル発電機Ｂ始動空気だめB

３段目
シリンダ

２段目
シリンダ

１段目
シリンダ

当該箇所

大気

始動空気だめと始動用空気圧縮機

２段目出口安全弁

始動用空気圧縮機

始動用空気圧縮機 分解状況

空気圧縮機ピストン用語の解説○非常用ディーゼル発電機
プラントの通常電源喪失時にプラントを安全に停止するために必要な補機・設備に動力を供給する発電機。伊方３号機には、２基（Ａ，Ｂ）設置されている。

○非常用ディーゼル発電機起動用空気圧縮機
非常用ディーゼル発電機の始動時に、ディーゼル機関を回転させるための圧縮空気を供給する装置。

周 辺 環 境 放 射 線 調 査 結 果（県環境放射線テレメータ 装置 により確認 ）平成20年10月29日(水)
測定値 （シンチレーション検出器）
測定局
時刻16:50 17:00 17:10 17:20
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ(九町越) １７
１７１７１７九町ﾓﾆﾀﾘﾝグポ ｽﾄ
２４２３２３２３
愛 湊浦ﾓﾆﾀﾘﾝグポ ｽﾄ
１５１５１５１５媛 伊方越 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２０１９１９１９
県 川永田 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２５２５２５２４
豊之浦 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
１２１２１２１２加周ﾓﾆﾀﾘﾝグポ ｽﾄ
２６２５２６２５
大成ﾓﾆﾀﾘﾝグポ ｽﾄ
２１２０２０２１
四 ﾓﾆﾀﾘﾝグ ｽﾃｰｼｮﾝ
１５１５１５１５
国 ﾓﾆﾀﾘﾝグポ ｽﾄNo.1
１４１４１５１５
電 ﾓﾆﾀﾘﾝグポ ｽﾄNo.2
１３１４１３１４
力 ﾓﾆﾀﾘﾝグポ ｽﾄNo.3
１２
１２
１２１２
㈱ ﾓﾆﾀﾘﾝグポ ｽﾄNo.4
１４１４１４１４※ 降雨の 状況： 有 ・ 無
伊方発電所の排気筒モニタ等にも異常なかった。

（単位：ﾅﾉグ ﾚｲ／時）
平常の変動幅の最大値
17:30 降雨時 降雨時以外
１７４５１９２３４７２６１５３６１７２０４５２３２５５０２８１２４２１４２５５２２９２１３６２２１５４１１７１４４３１６１４４４１６１３４５１５１４４４１６（参考）１ 環境放射線の測定値は、降雨等の気象要因や自然条件の変化等によ り変動 するので、原子力安全委員会の環境放射線モニタリング指針に基づき、測定値を「平常の変動幅」と比較して評価しています。
「 平 常 の 変 動 幅 」 は 、 過 去 ２ 年 間 （ 平 成 17、 18年 度 ） の 測 定 値 を 統 計 処 理 し た 幅（平均値±標準偏差の３倍）としており、一般に、測定値が「平常の変動幅」の最大値以下であれば、問題のない測定値と判断されます。
２ 環 境 放 射 線 は 線 量 ( グ ﾚｲ)で 表 さ れ ま す が 、 一 般 的 に 、 こ れ に 0.8を 乗 じ て 、 人 の 被ば く の 程 度 を 表 す 線 量 (ｼ- ベ ﾙﾄ)に 換 算 し て い ま す 。
例 え ば 、 線 量 率 約 20ﾅﾉ グ ﾚｲ／ 時 の 地 点 で は 、 １ 年 間 に 約 0.14ﾐﾘｼ- ベ ﾙﾄ（ ミ リ は ナ ノの 100万 倍 を 表 す ） の 自 然 放 射 線 を 受 け る こ と と な り ま す が 、 こ れ は 、 胃 の Ｘ 線 検 診を１回受けた場合の４分の１程度の量です。