講 座

CPD

給排水衛生設備
第4回

ガス設備
佐治行三 ■ テーテンス事務所

燃料用ガスには都市ガスとプロパンガス（LPG）の2 種類がある。のイメージ）、天然ガス変換以降、オーブン付ガスレンジ、追焚付 24

本来、ガスの種類の違いを言っているのだが、一般的には配管で号給湯機、床暖房熱源、ガスヒーポン（GHP）とガス需要を伸ばし、供給するのが都市ガス、ボンベで供給するのが LPGとイメージさ今ではエネルギーと言えば「電気・ガス」と併記されるようにまでれている。

なっている。

LPGは各家庭に重いボンベを配送するため値段が高い。東京ガ

天然ガスはガスの状態で掘り出され -160℃に冷却し液化してスの資料では LPGは東京ガスの156％、プロパンガス料金消費者（液化天然ガス LNG）タンカーで日本に運ばれてくる。国内において、協会の資料では 330 円 /㎥で 112％となっている。
「建設物価 2014

、一旦 LNGとして貯蔵し（貯蔵できるのが電気との大きな違いである）

年 9 月」では 560 円 /㎥となっており、この数字で算定すると170％高圧ガスに変換してガスタンクに送る。ガスタンクからは中圧ガスになる。昔からLPGは都市ガスの倍と言われていたが「物価版」のとして送り出し、大口消費者には中圧のまま、一般消費者にはガス数字はそれに近い。

ガバナ（調圧装置）を経由して低圧ガスで供給している。圧力が高い方が同じ配管でたくさんのガスを送ることができるので経済的なのである。

都市ガス（天然ガス）

パイプラインでは損失エネルギーが 3％に対し、LNGでは液化して、タンカーでの輸送エネルギー、それを気化して高圧にするエネ

都市ガスと言えば、今はほとんどが高カロリーの天然ガスだが、ガルギーはガスエネルギーの12％に達するという（石井彰著『天然ガス事業者によって違うガス種の場合が結構あるので、ガス会社にスが日本を救う』より）。紛争問題で話題になったロシア ウクライナ

問い合わせなくてはならない。私が仕事を始めたころは東京ガスも間のようにパイプラインで結ばれれば、安価で大量の輸入が可能

天然ガス（13A 11,000Kcal/㎥）ではなく、5B（5000Kcal/㎥）というになる。実際、サハリン 北海道間のパイプラインが検討されてい低カロリーのガスを使用していたが、天然ガスに変換したことによるようである［図 1］。

り既存のガス管で倍以上のガスを使うことができるようになった。

日本の石油は 80％近くがサウジアラビアを筆頭に中東から輸入

それまで住宅のガス設備と言えば台所の七輪のガスコンロ、元されているが、天然ガスはオーストラリア、カタール、マレーシア、止式 3 号湯沸器、バーナーの風呂釜程度であったが（まるっきり昭和

ロシア等各地から輸入されている。今後はシェールガスの開発によ

都市ガス製造工場

サテライト基地等

LNG

LNG

LNG 気化器

LNG 受け入れ

ガスホルダー

LNG
地下タンク

タンカー
図1

天然ガスの流れ（出典…東京ガスホームページ）

38 Ke n c h i k u s h i

2015.4高圧導管

中圧導管

ガバナステーション（高圧から中圧へ）

低圧導管
地区ガバナ

（中圧から低圧へ）

お客さま

りアメリカからの輸入増大が予想され、石油のような一極集中は回避され、安定したエネルギー源となっていくと思われる［図 2］。

アラブ首長国連邦
6.8%

さて、日本で一番、天然ガスを輸入しているのはどこだかおわか

イエメン
オマーン 0.4%
5.1%
マレーシア
18.2%

りだろうか？
断然トップは東京電力である。電気は、ガス燃焼による熱エネル

カタール
17.2%

。電気のギーを電気エネルギーに変換している（変換効率 40％程度）

中東
29.5%

総輸入量
8,318 万 t

50％以上は天然ガスでつくられている。それをまた熱エネルギーに変換して使用するようなことはしてはならない。
その他
3.2%

電力会社は全国で沖縄電力を含め10 電力しかないが、都市ガ
スは 200 社以上あり、90％は天然ガスを利用している。東京ガス、、西部ガス（福岡地区）のような大大阪ガス、東邦ガス（名古屋地区）
手ガス会社は比較的同じような値段だが、小さいガス会社ではかなり高いことがあり、LPGと変わらない場合がある（ちなみに私が住赤道ギニア
2.6%
ナイジェリア4.0%
ブルネイ

オーストラリア16.3%（2011 年度）
アジア大洋州・その他地域
70.5%
インドネシア
9.5%
ロシア
9.3%

7.4%

図2

天然ガスの輸入先（2011 年度、出典…資源エネルギー庁ホームページ）

んでいる埼玉のガス会社の単価は、東京ガスより20％高い！）。

昔、どこでも同じガス料金だと思い、地方で大学キャンパスの主エネルギーとしてガスが安いと勧めて採用してもらったが、1 年後「安くない！」と大目玉を喰ったことがあり、言い訳の山を築いたことがあった。計画前に料金の確認をすることをお勧めする。

都市ガスの災害対策

ライフライン 電気

電話

ガス

水道

下水道

応急復旧
終了日

1 月 23 日 1 月 31 日 4 月 12 日 4 月 17 日 5 月 31 日

震災後の日数6日

表114 日

85 日

90 日

134 日

阪神・淡路大震災のライフライン復旧状況（神戸市）

各家庭にマイコンメーターを設置して地震、ガス漏れがあった場
合、緊急停止できるようにもなっている。

都市ガスに関しての災害と言えば、広範囲への影響、復旧時間の・阪神・淡路大震災では火災の被害が大きかった。電気がいち早長さから言って、阪神・淡路大震災について検討していくべきであ

く供給を始めたため、漏れたガスに引火したこともあったようでり、現在、どう生かされているかを考えていく必要がある。

ある。インフラ間のコミュニケーションにも問題があったのではな

私なりにまとめてみる。

いか。

・西宮市から神戸市全域という広範囲にわたり供給停止があった。

今回の東日本大震災でも同じであったが、被災地域への全国のこれは、瀬戸内海沿岸という地盤の悪い地域を震源とした地震のガス事業者からの応援体制には頭が下がる。私の会社の東京ガス特徴である。東京のような地域ではループ配管になっており、片方営業マンも被災地に応援に行っていた。

が停止しても別のルートから供給が可能だが、神戸の場合、直線的な長いルートであったためそれも難しかったようである。
・高圧配管、一部を除いた中圧配管ではほとんど問題はなかったが、古い鉄管を使用した低圧配管のガス漏れが多かった。現在でプロパンガス（LPG 液化石油ガス）

はポリプロピレン管という曲げや伸びに強い配管に順次取り換えてLPGは石油を精製する過程で石油から分離、もしくは天然ガスやいるので、低圧配管も安全になってきている。

石油を生産する時に天然ガス、石油に混じっているものを分離して表を見ると、地上を走っている電気、電話の復旧が早く、ガス、得られる。輸入先は石油と同じく中近東からが 80％を占めている。

水道、下水道のように地中化されているインフラの復旧は遅かった

LNGと違い-42℃で液化することができるので、液体でボンベということがよく分かる［表 1］。に詰めて運び、大量のガス（液体の250 倍の容積）を供給できる。同・広域にわたった理由としてはグループ分けが大きく、その中の1時に天然ガス発熱量 11,000Kcal/㎥に対し、プロパンガスの発熱カ所でも漏れていればグループ全域のガス供給ができなかった。こ量は 24,000Kcal/㎥（比重が2なので 12,000Kcal/kg）と発熱量が高れも現在では小さなエリアでガスを止められるようになっており、く、一般家庭では 1カ月50Kg ボンベ1 本程度で賄うことができる。

限定した問題個所のエリアのみ停止することができるようになって都市ガスのない地域では有効なエネルギー供給の手段である。

いる。同時に地震計を多く設置して、事故が起きる前に停止して、安全確認ができた地域から供給するようになっている。

LPGは消防法、高圧ガス保安法等の法規で規定されている。
50Kg ボンベ20 本を超えると規制が厳しくなり、19 本で抑えるこ2015.4

Ke n c h i k u s h i 39

講 座

CPDとが多い。LPGはボンベ交換を考慮して半分ずつ使用する。10 本程度だと少し大きな施設では使いにくくなる。
補給について、以前は 2 本置いてある片方のボンベがなくなると、LPG 業者に連絡してきてもらっていた。現在ではメーターを付けて災害対応使用量を算出しているので、供給業者が定期的に巡回して補給す

石油と同じく貯蔵エネルギーなのでインフラの心配がなく、災害対るようになっている（その代わり基本料金が掛かるようになってしまっ策のエネルギーとして優れている。品質も全国統一基準なので、どた）。供給業者によっては遠隔監視システムを導入するようになっこからでも持って来られる。東日本大震災の時、津波で流されてきてきており、補給の問題はなくなってきている。

たボンベをそのまま使用できたという話も聞いた。

最近では、少し大きな施設であればバルク供給という方式があ

ちなみに、一般家庭の災害対策の最低限の備蓄品は、乾電池、り、オイルタンクのようなバルクタンクの使用が増えてきている。

ペットボトル、そしてカセットボンベである。最近はカセットボン

バルク供給の場合、補給は石油と同じくタンクローリーで運び、ベで使える小型発電機もある。アウトドア志向の方は持っていてホースでタンクに詰めていく。補給が簡単なので LPG 単価も安く。どれもも損はない品である（ネットでは 10 万円以下で売っている）

なる［図 3］。

通常時にも使用できるものである。災害対策は常時使用できるもの

寒冷地では気化しにくくなり強制気化装置（ベーパーライザー…電でないと高いコストになってしまう。

気ヒーター等で温めて強制的に気化させる）が必要になる場合がある（一般家庭ではほとんど使用されない）。

環境対応

LPG の問題点

3.11 震災以降、電気は原発による発電量が下がり、二酸化炭素排出係数は大きくなっており、一番小さいのが天然ガスである。IH天然ガスより濃度が低くても爆発するので危険度が高く、空気よりヒーターのように貴重な電気エネルギーを熱エネルギーとして使う重いため、大きな事故につながる可能性がある。都市ガスと同じくのは CO² 削減に寄与しない。熱エネルギーにはガスを上手に使用マイコンメーターが普及してきており、ガス漏れをいち早く感知でしていくのが効率的である［表 2］。
効率的なガス器具として一番に挙げられるのが「エコジョーズ」

きるので安全性は増している。
問題点は、なんといっても不透明な価格である。価格の幅が大（潜熱回収型ガス給湯器）である。従来型の給湯器に比べ効率がきく、われわれ設計者が燃料比較に際し価格を調べても、分から15％UPしている。家庭で一番エネルギー消費量が大きいのは給ないことが多い。本来、LPG 価格は自由化されているため競争原。エコジョーズに変えるだけで家庭全体の5％の省湯である（34％）

理が働き、安くなりそうなものであるが、昔からの権利関係が残っエネになる。
業務用しかないが、厨房器具の「涼厨」シリーズも優れている。ているのではないだろうか。
不透明にしているもう一つの原因が、建物内の配管工事費を供

効率が UPするのと同時に換気量を減らし、輻射熱を防ぐことによ給業者が持ち、その費用を代金に上乗せして請求するということ。
り、空調負荷を30％程度削減できる（とガス協会では言っている）。他に安いとこがある（LPG 単価がいくらか分からなくなってしまう）

なんと言っても電化厨房器具より機器費が安い［図 4］。

ろがあり供給先を変えようとすると、工事費代金を請求されること

GHP（ガスヒーポン）も年々効率がよくなってきている。イニシャもある。都市ガスのように、メーターの前後で費用分担を明確にす

ルコストは電気のエアコン（EHP）に比べまだまだ高いが、4 大ガスる必要がある。

地域であれば、ランニングコストが安く、5 年程度でイニシャルのLPガスバルクローリ

地下式バルク貯槽
地上式バルク貯槽

図3

議会ホームページ「LPガス読本」）

2015.4差は回収可能である。

（kg-CO²/kWh）

まだイニシャルコストが高いが、これからはコージェネレーション

灯油

0.244

（熱と電気を同時に使用することができる発電機）の時代が来るのではな

LPガス0.231

都市ガス

0.180

いだろうか。コージェネレーションの問題点は、年間を通じて使用で電気

0.570

表 2 エネルギー別 CO² 排出係数（石油連盟石油システ

バルク供給（出典…日本 LPガス団体協

40 Ke n c h i k u s h i

エネルギー

CO² 排出係数

ム推 進 室 調 べ、2015 年 1 月
27 日付け、出典…石油連盟
ホームページ）

きる熱需要があるかどうかにかかっている。現状では給湯使用量の多い病院、ホテル以外では、余った熱を捨ててしまう可能性が高い。
天然ガスを使用したコンバインドサイクルという火力発電は、発電効率 60％超を実現している。
このように、新しいものを開発していくのではなく、今あるものを効率化していくことこそ日本が得意としている技術であり、CO² 削・本管が離れている場合は自費で延長しなくてはならない。その減への有効な手段である。

費用の確認。
・ガス使用量に応じてガス会社の負担分があるので、その金額も聞いておく。

ガス設備の設計と確認事項
建築におけるガス設備については、基本的にガス供給会社の責任施工であり、配管経路、ガス消費機器、メーターの位置のみ図示す

おわりにればよく、配管材料、配管サイズ、付属機器については記入しなく原子力発電という夢が崩壊した現在、ますます天然ガスはエネルてもよい。

ギーの主体となっていくのは間違いない。ただ、石油を湯水のようとは言っても、任せきりにしておくと太い配管になっていることに消費して来た過去と同じようなことをしていたら、いずれは資源の枯渇も起こり得るのではないか。

があるので、見積書のチェックはお忘れなく。
また、下記について、あらかじめガス事業者と協議をしておく必

つくるのも維持するのも、建築とは多くのエネルギーを消費する要がある。

ことによって成り立っている。大切な資源をどうやって使っていく

・都市ガス供給地域か（東京でも都市ガスがない地域が結構ある）かが建築の設計に携わっている者の重要な使命であることを、頭に・ガスの種類（ガス機器が違ってくる）置いておいて欲しい。

・ガス料金（地域のLPGと比較する）

一次エネルギー効率
製造時

輸送時

調理時の熱効率
使用時

トータルエネルギー
効率

熱ロス

20%
ガス

100%

輸送ロスなし

100%

熱効率

80%

80%
ガス

例：フライヤ

調理時の熱効率だ
けではなく、製造・輸送時の効率まで考 えれば、ガ ス 厨房のほうが省エネです。

さじ・こうぞう

発電ロス

59%

電気

送電ロス

熱ロス

4%

100%

2%

熱効率

95%

電気

図435%

例：フライヤガスと電気のエネルギー効率の比較（出典…日本ガス協会資料）（有）1973 年 東 海 大 学 建 築 学 科 卒 業。
テーテンス事務所入社。取締役副所長を経て、現在テーテンス事務所監査役。
「彩の国 ふれあいの森林科学館・宿泊（設計…片山和俊）、「感覚ミュージア棟」（設計…六角鬼丈）（設「下関唐戸市場」、ム」（設計…池原義郎）、「大館市立総合病院」
計…岡田新一）などの設備設計に従事

自習型認定研修の設問
設問 1

設問 2

同じ施設でガスをたくさん使う方法
として間違っているものは次のどれか。

LPGの問題点として間違っているものは次のどれか。

a. ガスの圧力を上げる。
b. ガスの種類を高カロリーにする。
c. ガスの配管を長くする。

a. LPGは軽いので大きな事故につながりやすい。
b. 統一規格なので、全国どこでも使用できる。

認定教材の設問への回答は、CPD 情報システムのページ

https://jaeic-cpd.jp/にアクセスのうえ、お願い致します。
※不正解の場合は、単位に登録できない場合があります。

c. 販売店によって値段の差が大きい。

2015.4

Ke n c h i k u s h i41