盛夏
と
電気 保安

2022

号

No.312●

お客さま訪問 株式会社ラークコーポレーション 三朝館／山陰支店●

見どころ紹介 島根県 出雲市●

8月は電気使用安全月間です

出雲大社

CONTENTS

電気と保安

盛夏号
3 ● 保安マンの確かな目
岡山支店

4 ● ニュースクリップ（ｖｏｌ．
56）
5 ● 空調機自動制御によるデマンド抑制サービス 導入事例のご紹介
松江市市民活動センター（STIC）

6 ● 電気事故事例（第80回）
8 ● お客さま訪問株式会社 ラークコーポレーション 三朝館 ／山陰支店

10 ● 見どころ紹介
島根県 出雲市

12 ● 自家用電気工作物の立入検査結果概要
中国四国産業保安監督部

16 ● 中国電力ネットワークからのお願い（地震や台風に備えて）
17 ● 夏の省エネにつとめましょう！
経済産業省

中国経済産業局

18 ● お客さまとともに守る電気保安（第2回）
19 ● 受電設備保証保険制度
20 ● PCB含有有無の判別方法変更のお知らせ
22 ● 更新推奨時期に満たない高圧ケーブルにおける水トリー現象に係る注意喚起

24 ● 知ってナットク! エリフくんの電気のポイント（第32話）〜濡れた手にご用心の巻〜

ダメ！

ダメ！

25 ● でんきでアイデアクッキング（レシピ32）26 ● 8月は電気使用安全月間です
27 ● 電気主任技術者技術研修会について
27 ● エリフくんのクイズコーナー
この「電気と保安」は、
https://www.ces.or.jp/
でもご覧いただけます。

2

保安マンの 確かな目

「高圧ケーブル『ブラケット』の緩みを発見」
岡山支店 津山営業所

今回は、高圧ケーブルの立ち上がり部、端末部の固定に使用するブラケットに緩みがあり、不具合が発生していた事例を紹介します。
点 検当日、いつものようにお客さまにごあいさつし、「お困りごとはないか」、「 気になることはないか」などの問診を行い、
月次点検に着手しました。

柴田 達貴

なりました。
前回の年次点検（細密）では、シールドの絶縁抵抗値
は100MΩ以上あり異常ありませんでしたが、今回、改修する前に測定すると0.5MΩと低い値でした。
離隔の確保を行うため構内柱に昇柱し確認すると、ブラケットのネジが緩み、シールドと腕金が接触していました。

目視により構内柱の点検をしたところ、腕金の固定部

このまま放置すると、地絡保護継電器の誤動作や、高圧で高 圧ケーブルが下 方にずれ、高 圧ケーブルシールド

ケーブル接続部に張力がかかり、停電事故につながる（以下、「シールド」という。）と腕金に離隔がないことを恐れがありました。

発見しました。
お客さまに状況説明を行い、
年次点検
（細密）
に併せ、

今後も電気設備の異常を早期に発見し、電気事故の未然防止に努めていきたいと思います。

シールドと腕金の離隔を確保する改修を実施することとブラケットの固定部で高圧ケーブルが下方にずれている

改修前

改修後

3

vol.56
ニュースクリップ◆今冬需給「極めて厳しい」予測、使用制限令の検討も／エネ庁◆エネ束ね法が成立、来年４月施行。
需給構造転換を加速／政府

2022年（令和4年）盛夏号（電氣新聞）

今冬需給「極めて厳しい」予測、使用制限令の検討も／エネ庁（4月13日）

エネ束ね法が成立、来年４月施行。
需給構造転換を加速／政府（5月16日）

経済産業省・資源エネルギー庁は、深刻な電力危機

改正省エネ法などのエネルギー関係束ね法が、参議の恐れがある2022年度冬の需要対策として、電気院本 会 議 で 可 決 、 成 立 し ま し た 。 2 0 5 0 年 カ ー ボ ン

事業法に基づく使用制限令を検討します。

ニュートラル、温室効果ガスの2030年「46%減」達成

10年に1度の厳気象に対する東京エリアの予備率が、に向け、エネルギー需給構造転換を後押しします。

2023年1月にマイナス1.7%、2月にマイナス1.5%と極めて需要家の非化石エネルギー転換や再生可能エネルギー

厳しくなっています。短期間での供給力の大幅な積み出力制御の低減、水素・アンモニアの確保、利用など増しは難しく、需要側のあらゆる対策を模索します。

を促進します。一部項目を除き、2023年4月に施行され加えて今夏需給については、予備率3%ギリギリのます。

エリアが存在するため、計画停電実施の準備を進め

束ね法は、省エネ法、エネルギー供給構造高度化法、ます。これらは、総合資源エネルギー調査会の電力・JOGMEC（石油天然ガス・金属鉱物資源機構）法、

ガス基本政策小委員会で示されました。

鉱業法、電気事業法で構成されます。参議院経済産業

2023年1〜2月が厳寒となった場合、北海道、東北、委員会は付帯決議で、エネルギー安全保障や安定供給

沖縄を除く7エリアで予備率3%を割り込みます。2012の取り組みとして、蓄電池の活用などに加え、ヒート

年度以降、最も厳しい見通しとなっています。特にポンプの導入拡大支援を明記しました。

東京エリアは予備率マイナスの予測で、事態は深刻です。

このうち省エネ法は、正式名が「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」から「エネルギー技術実証段階の石炭ガス化複合発電（IGCC）や、の使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等

JERAの姉崎新1〜3号機など試運転が見込まれる火力に関する法律」となりました。脱炭素を見据え、発電所は、供給力に織り込んでいません。これらがエネルギーの定義を見直し、合理化対象に非化石

安定稼働できれば、需給状況改善に大きく寄与しま

エネルギーを追加。一定規模の事業者には、非化石

すが、トラブルの可能性が残っています。加えて、エネルギー転換に関する中長期計画や定期報告を

ロシアのウクライナ侵攻で化石燃料の調達環境は課します。上げDR（デマンドレスポンス）などを予断を許しません。

促進するため、電気事業者に対し需要最適化を促す

そうした中、エネ庁はあらゆる需要対策の検討に

料金整備の計画などを求めます。今後、総合資源入りました 。3月22日に東北・東京エリアで生じた需給

エネルギー調査会の省エネルギー小委員会などで逼迫の教訓を踏まえて、まずは今夏に備えるため

詳細設計を進めます。

「原則実施しない」としてきた計画停電の準備を

高度化法は、正式名から「非化石エネルギー源の進める意向です。今冬は全国的な供給力不足が既に利用」が削除され「エネルギー源の環境適合利用」

明らかになっています。この深刻な事態に備えるため、を加えました。水素・アンモニアが加わり、二酸化使用制限令を含め準備を進めます。

炭素回収・貯留（CCS）付き火力も法律上に位置付けられました。原子力、再エネと同様、証書化して小売電気事業者の非化石電源比率向上に利用できるようになる方向です。詳細は告示などで定めます。

4

空調機自動制御によるデマンド抑制サービス
導入事例のご紹介

施設の外観

お客さまのご紹介
今回のお客さまは、松江市市民活動センター（STIC）
指定管理者をされています株式会社江友様です。
（ 以下、
敬称省略）
江友が指定管理者をしている松江市市民活動センター
では、市民の皆さまに活動の場を提供するため、各種研修室
や和室、交流ホール等の貸館と、プロジェクターやスクリーン、印刷機など、それぞれの活動に必要な備品の貸出を行っています。活動の場所としてだけでなく、団体間の交流やネット
ワークづくりにも利用できます。

取り組み内容と効果
松江市市民活動センターでは、各種研修室や和室、交流ホール等に設置した空調機について自動制御し、利用者に負担を掛けないようデマンド抑制を実施しています。

松江市市民活動センター（ＳＴＩＣ）
住所：〒690-0061 島根県松江市白瀉本町43番地
TEL：０８５２-３２-０８００

目標デマンド値

松江市市民活動センター（STIC）

ＥＣＯアラームプラス
導入前：203kW
ＥＣＯアラームプラス
導入後：184kWECOアラーム

プラス

導入効果

19ｋW削減!

→1年間で約23万円の経費削減！
！

※自動制御費用・設定費用が別途発生します。

松江市市民活動センター（ＳＴＩＣ）
指定管理者の株式会社江友 西村さまにお話を伺いました。
●省エネに心がけられていることは？
・照明について、水銀灯のＬＥＤ化は実施済みであり、他照明についてもＬＥＤ化を推進している。

●導入後のご感想はどうですか？
・以前は、警報の都度、空調設備等を停止するなど対応が大変であったが、導入後は対応が不要となり、また、担当者の負担が軽減されるなど大変良かった。

●保安協会に対する感想や期待することは？
・電気に関するさまざまな相談に対応していただいており、大変感謝している。

5

第80回

短絡アークによる作業者の火傷負傷事故
1 事故の発生状況
電動機のブラシ交換の作業中、安全帯の金属製伴う試運転の依頼を受け、電動機の制御盤に向フックがブレーカー1次端子台のR相〜S相間に接触かった。
この際、高所作業用の安全帯は装着した

して相間短絡が発生し、その際のアークで火傷負傷ままだった。

した。
（右大腿部、右中指、右環指の熱傷）

・ブレーカー投入の際、着用していた安全帯の金属製フックがブレーカー1 次 端 子 台のR 相〜S 相 間に・事故当日、電動機のブラシ交換の外注工事が行われていた。

接 触した。相 間 短 絡とともに発 生したアーク放 電によって被災したうえ、着用していた防寒タイツが・被災者（従業員）は、構内の別の場所で高所作業

化学繊維であったため、被災範囲が拡大し、火傷をしていたが、外注工事（電動機）の作業完了に負傷した。

2 事故の原因＜感電（作業者）被災者の過失＞してはならない」と規 定しているが、ブレーカーの露出していた充電部に、被災者が着用していた操作のみであったことから、低圧活線近接作業との安全帯の金属製フックが接触することで、相間短絡認識および危機意識が薄く、ルールを順守していな

およびそれに伴うアークが発生した。

かった。
・保安担当部署として、制御盤内の充電部露出箇所

・ブレーカー操作に不要な安全帯を着用していた。

に対するリスクアセスメントが不足していた。

・低圧活線近接作業の危険回避のために、安全手帳

・低圧活線近接作業を行う作業が定常的にあること（社内ルール）に「金属製の物を身に着けて作業から、これら箇所の充電部保護が必要であった。

3 防止対策
（設備対策）

メントを実施し、下記の対策を行った。

・工場内の全制御盤に関して、電圧・充電部露出

1.必要箇所に対してアクリルカバー等を取り付ける。

範囲・場所等で実施する作業についてリスクアセス

2.ブレーカー操作やサーマルリセット等をする際に、（資料提供：中国四国産業保安監督部電力安全課）

6

盤内作業動線上に充電部露出があるものは、制御（人的対策）

盤面の見えやすい所へ注意喚起表示札の取り付け

・電気主任技術者による、低圧電気取り扱い作業のを行う。

危険性再教育。

以上2つの対応が完了するまで、制御盤の扉を開ける際は、専任監視人の立ち会いを社内ルールで・全電気作業者へ低圧活線近接作業時の服装・装備品について周知実施。

義務化する。

現場写真（被災時のイメージ）
主電源ブレーカー●●●

被 災 者は制 御 盤 扉を開け、主 電 源ブレー
カーを入れようと手を伸ばした。
その際、腰に装着していた安全帯の金属製
フックが1次側電源端子部（下写真拡大部）に接触。
短絡し、アークが発生、右大腿部および手指を被災。

1次側電源端子部

安全帯の金属製フック

7

お客さま訪問／山陰支店

株式会社 ラークコーポレーション

三朝館

今回は、鳥取県東伯郡三朝町にある、株式会社ラークコーポレーション三朝館さまを紹介します。
（ 以下敬称を省略）
三朝館は、1938年1月に開業された
歴史ある旅館で、2014年8月に（株）
ラーク
コーポレーションへ事業承継され現在に至っています。
三朝館の目指しているものは、旅館は「地域のプレゼンテーションの場」。
そして
お客さまに
「楽しみと喜びを感じていただく
場所」
として、
お客さまが
「来てよかった」と感じる環境・商品・サービスを提供すること
こそを従業員皆の喜びとし、その活動を通じて地域が発展し、地域に雇用とにぎ
わいを創出し、地域の方や従業員皆が自慢できる旅館です。

温泉の紹介 〜千坪の庭園にあふれる天然の湯〜
三朝館は敷地内に源泉を持った、
自家源泉かけ流しの天然温泉です。
三朝随一の湯量を誇り、肌あたりの柔らかな湯が六感治癒の三朝の湯十二の湯処からぜい沢にあふれます。
千坪に広がる日本庭園風呂は、閑静な庭園に包まれた「庭の湯」と、源泉の滝を囲む「滝の湯」の二ゾーンに分かれています。

六感治癒とは「観・聴・香・味・触・心」を表し、三朝温泉の優れた泉質の湯に浸かり、飲み、湯煙に身を置くことにより六感を癒やす考えです。

庭の湯 閑静な日本庭園に囲まれた「庭の湯」

広々開放的な露天風呂「心酔の湯」

陶器つぼ風呂「うららの湯」

内湯大浴場「滝見の湯」

滝の湯 岩肌を流れる源泉の滝を囲む「滝の湯」

滝の音が響く風流な露天風呂「かがみの滝湯」8

創業以来、三朝館に佇む露天風呂「いにしえの湯」

日本庭園を望む内湯「竹取の湯」

客室の紹介 一般和室や温泉付きコンセプトルームなどお客さまのニーズに合わせた客室が用意されています。
一般和室１０畳純 和 風 の 落 ち 着きの ある和 室 。お 部 屋から四 季 折 々 の 豊かな景 色をお 愉しみ
いただけます。

客室温泉付きコンセプトルーム
色彩からアメニティまで細部にこだわり、快適にお過ごしいただくことをコンセプトに設計された坪庭テラス露天風呂付き客室。

お料理の紹介山陰・鳥取の海と山の恵みをふんだんに織り込んだ会席料理。
三朝館でしか描けない旬の膳は、本来の味を生かした色豊かな会席料理。

「松葉ガニ」「鳥取和牛」

鳥取県の冬を代表する味覚「松葉がに」

鳥取の大自然で育った「鳥取和牛」

株式会社ラークコーポレーション三朝館さまに関するお問い合わせ三朝温泉病院

三朝温泉スタンド

当 協会の仕事ぶりはいかがでしょうか？
株 式 会 社ラークコーポレーション三 朝 館 施 設 管 理 部
管理課兼清掃課 課長の中村さまにお話を伺いました。
「電気設備の点検等で大変お世話になっております。
漏電等のトラブル発生時には迅速に対応いただいたり、
発電機の交換等についてもさまざまなアドバイスをいただき、非常に参考になっております。」とお話しくださいました。
今後もお客さまのご期待に応え、安全に電気をお使いいただけるよう努めていきます。

273

みささこども園

渓泉閣
日本交通株式会社
三朝営業所

三徳

川

株式会社
ラークコーポレーション三朝館

273
21〒682-0122 鳥取県東伯郡三朝町山田174
T E L：0858-43-0311
URL：https://www.misasakan.co.jp

9縁 結 びのまち�

出雲

出雲市の概要島根県
出雲市「縁結びのまち」
として全国に知られている出雲市。
出雲大社をはじめとした多くの神社・仏閣や、出雲神話にまつわる数多くのパワースポットが点在し、旧暦10月の「神在月」には全国から神々がお集まりになると言われています。

日本海、北山連峰、宍道湖、斐伊川といった多様な自然環境と多くの特産物にも恵まれ、
日本三大そばのひとつ「出雲そば」や、出雲が発祥とされるぜんざいや日本酒も有名です。

出雲市の観光スポット
出雲日御碕灯台
地面からてっぺんまでの高さは日本一。青い空と海に映える白亜の灯台です。展望台からの眺めは絶景。周辺の散策路ではジオパークに認定されている独特の地形を楽しむ
ことができます。

木綿街道
江戸時代には木綿の集積地として栄えた歴史情緒あふれる
街道です。

出雲大社

通り沿いの歴史あるお店ではさまざまな体験をすることが主催神は「だいこくさま」
としてもなじみ深い大国主大神。縁結びの神様とできます。

して名高く、神話のふるさと出雲を象徴する古社です。

稲佐の浜
神在月、全国の神様はこの浜からお越しになります。出雲神 話 の 舞 台としても重 要な場 所 で あり、水 平 線 に 沈む
夕日は日本遺産に認定されて
います。

10

立久恵峡
山陰の耶馬渓とも称され、
約 1 k mにわたって 奇 岩 柱 石
がそ びえ立 つ 出 雲 屈 指 の 景勝地です。遊歩道での森林浴やキャンプを楽しむことがで
きます。

見

ど

こ

ろ

紹

介

出雲の体験メニュー
出雲周遊観光タクシー「うさぎ号」
専属のガイドと特別なお食事付きで出雲市内のパワースポット●日時：通年●申込・問い合わせ：（一社）出雲観光協会などを巡ります。海・森・郷などさまざまなテーマからお好みのコース
を選択可能。
『 今だけ、ここだけ、あなただけ』の出雲旅を楽しむことができます。

出雲神楽定期公演

日御碕エリア自然体験

木綿街道探訪帖

神話の舞台を伝える出雲神楽。日本遺産「日が国 立 公 園である日御 碕エリアの自然を満 喫

歴史情緒あふれる木綿街道での散策や醤油蔵

沈む聖地出雲」の構成文化財である日御碕神社する各種体験メニュー。
クルージング、
ピクニック、見学、
日本酒利き酒、オリジナルノートづくりなど。

境内での特別な公演です。

星空観察、トレッキングなどさまざまな体験が可能。

●日時：6月から11月の特定日●場所：日御碕神社 拝殿●日時：要問い合わせ（一社）出雲観光協会●場所：日御碕エリア●日時：要問い合わせ 木綿街道交流館●場所：木綿街道エリア

出雲のグルメ

出雲ぜんざい
じんざい

出雲そば

日本酒

出 雲 地 方の「 神 在 餅 」に起 因 するぜんざい 。

見た目が黒っぽいところが特徴。冷たい「割子出雲国風土記の記載から日本酒発祥の地と出雲を代表するスイーツとして温・冷、さまざまなそば 」と温かい「 釜 揚げそば 」があり、同じ出 雲

される出雲。市内には4つの蔵元があり、酒造り

食べ方で提供されています。

そばでもお店ごとの違いやこだわりが楽しめます。

が行われています。

出 雲 M AP
木綿街道

出雲日御碕灯台
出雲大社

431

出雲市

稲佐の浜
出雲市駅

日本海

デラウェア

出西しょうが出雲IC

しょうが出雲市は全国有数の産地。他産地よりも早く

出雲市の出 西地区でしか育たない幻の生姜

4月下旬ごろから出荷が始まります。甘味が強くです。
さわやかな香りが特徴で、さまざまな加工品

外観が美しい出雲の初夏を代表する味です。

にも使用されています。

９

431

斐川IC

宍道IC

山陰自動車道
三刀屋木次IC
立久恵峡

54

314

184

観 光 の お 問 い 合 わ せ（一社）出雲観光協会〒693-0008 出雲市駅南町1- 5
ビッグハート出雲内
Tel：0853-31-9466

ア ク セ スSHIMANE
IZUMO

マイカー

出雲市役所 観光課

〒693-8530 出雲市今市町70
Tel：0853-21-6588

鉄道

広島から（山陽自動車道）−（広島自動車道）−（中国自動車道）−（松江自動車道）−（山陰自動車道）−出雲 約2時間20分
岡山から（山陽自動車道）−（尾道自動車道）−（松江自動車道）−（山陰自動車道）−出雲 約2時間50分
広島から「山陽新幹線のぞみ」→岡山経由→「特急やくも」→出雲
約4時間

11

令和 3 年度

自家用電気工作物の立入検査結果概要
中国四国産業保安監督部 電力安全課

電気事業法（以下「法」という。）では、自家用電気工作物の設置者に対して自主保安体制を確立するにこのたび、令和3年度に実施した自家用電気工作物に対する立入検査の状況を取りまとめました。

あたって、①電気工作物を技術基準に適合するように維持する義務（法第39条）、②保安に関する組織、

１．
立入検査実施事業場

巡視・点検などを定めた保安規程を制定・遵守する

令和3年度の自家用電気工作物の立入検査は、義務（法第42条）、③電気工作物の保安の監督を

12事業場に対して実施しました。
また、立入検査のさせるため主任技術者を選任する義務（法第43条）

区分は以下のとおりです。

の3点を義務付けています。

（１）
一般立入検査法第107条第4項では、国が自家用電気工作物の年度当初にあらかじめ選定し計画的に実施する設置者に対して自主保安の状況を確認するため、もので、12事業場について実施しました。

立入検査で電気工作物、帳簿、書類その他の物件を（２）
臨時立入検査検査できる旨規定されており、当部では、自家用電気保安確保上、緊急を要する場合等に実施するもの

工作物の設置者が、法に規定されている義務を適切ですが、昨年度においては実施がありませんでした。

に果たし、事故の未然防止、技術基準への適合など
自主 保 安 体 制を確 立しているかを確 認 するため、立入検査では特に前述の3点を中心に法令遵守状況の確認を行っています。
昨年度に関しては、
令和2年度に引き続き新型コロナ
ウイルス感染症まん延防止の観点から、全国的に感染12事業場のうち、9事業場（全体の75%）で以下に記載する改善指示を行いました。
（１）
法手続き遵守状況
12事業場に対する立入検査において、法手続き拡大が顕著であった時期には検査を控え（緊急度の関係の指摘はありませんでした。

高いものを除く）、
また感染者数が比較的落ち着いた（２）
技術基準遵守状況

時期にあっても、十分な感染症対策を講じた上で検査を行いました。そのため検査実施規模は例年に比べ

12２．
立入検査結果12事業場のうち、5事業場（全体の約42%）で9件の指摘を行いました。

半分以下の水準となりましたが、関係法令に抵触してまず、電技解釈第29条（機械器具の金属製外箱等いる事項や設備改修等が必要な場合には、設置者にの接地）にかかる「機械器具の金属製外箱に接地

対して改 善 指 示を行うとともに、後日、改 善 報 告を工事が施工されていない」という指摘は、
これは水気が受けてその内容の妥当性を確認しています。

ある場所に設置されている低圧で使用する機械器具

（冷蔵庫、
スポットクーラー、
自動販売機等）に必要なにつながる可能性があります。平時吹いている風等を接地工事が施工されていなかったものです。設置者は、考慮した上で離隔を確保するように施設してください。

感電の危険を低減するために接地工事が必要である

電技解釈第161条（金属線ぴ工事）
にかかる
「店内

ことを認識し、適切な対応をとらなければなりません。

の照明の金属線ぴ工事について、D種接地工事が「延長コードが配線に使われている」という電技解釈

施されていることが確認できない」という指摘は、公衆が第146条（低圧配線に使用する電線）にかかる指摘は、出入りする店舗において店内照明の金属線ぴにD種

低圧屋内の配線に延長コード等を固定して使用して接地工事が施されていることが確認できなかったためいたものです。
コードを固定して使用すると、固定箇所指摘したものです。

の表面が傷つき、充電部が露出して感電や発火に至るおそれがあります。

以上のように多くの指摘事項が見受けられましたが、技術基準は電気保安確保の要であります。設置者は、

低圧配線については、省令第56条（配線の感電

電気工作物が技術基準に適合しているか主任技術者

又は火災の防止）及び省令第59条（電気使用場所にに確認させ、基準に抵触する不良箇所があった場合は、施設する電気機械器具の感電、火災等の防止）に速やかに改修工事を行い、技術基準に適合するようかかる指摘もしています。省令第56条の指摘はプラグ

電気工作物を維持する必要があります。

接続部の被覆が剥がれている他、ケーブル外装の傷（３）
保安規程遵守状況などがあったものです。配線は施設場所の状況及び電圧に応じて感電又は火災の恐れがないように施設

12事業場のうち、6事業場（全体の50%）で9件の指摘を行いました。

しなければなりません。省令第59条の指摘は分電盤

この中で、「月次点検・年次点検の一部が実施されての内部に充電部が露出している箇所があるにもかかいない」「送電線の年次点検を保安規程に位置づけてわらず、分電盤の扉を施錠していなかったというものいない」「月次点検の記録で点検項目の判定結果がです。
また、延長コードの許容値を超えて機器が接続

未記入のものがある」「絶縁抵抗測定値不良に対するされている事例もあり、指摘事項としています。

措置をとっていない」「点検の記録の一部が事業場に

電技解釈第17条（接地工事の種類及び施設方法）にかかる「電柱の接地線が合成樹脂管（地表上2ｍ

保存されていない」
といった、定期点検に関する不適切な事例が散見されました。

まで）に収められていない」という指摘について。設置

定期点検は電気工作物の保安管理の基本であり、者は、接地線の機械的損傷を防止するため合成樹脂管

過去の事故事例においても、これらの点検が適切に等が必要であることを認識し、適切な対応をとらなけ実施されていれば未然に防ぐことができた事故も少なくればなりません。

ありません。設置者は、
日頃から電気主任技術者と連携

また、電技解釈第53条（架空電線路の支持物のして、保安規程に基づく点検業務を行う必要があります。

昇塔防止）にかかる「構内柱の足場金具が地表上

またその記録は、電気設備が適切に保安管理されて1.8ｍ未満に設置されている」という指摘もしています。

いることを客観的に示す資料となるため、電気主任技術取扱者以外が柱に登ることがないように足場金具は者自らが記録を確認し、技術基準の適合状況を管理基準に沿って施設する必要があります。

するとともに、適切な期間保存しておくことが必要です。

電技解釈第79条（低高圧架空電線と植物との接近）

その他、高圧一括受電するマンションにおいて、にかかる「高圧架空電線が植物に接触している」の「住居部の月次点検及び年次点検が実施されていない」

指摘について。樹木との接触は地絡事故や断線事故という指摘がありました。高圧一括受電マンションの13

保安管理を外部委託により行う場合は、住居部分の上に発電設備を浮かべた形態で、付近に生息する点検を「主任技術者制度の解釈及び運用（内規）」に小動物（ヌートリア）がケーブルをかじったことで漏電し、基づき所定の頻度にて実施しなければなりません。

フロートやパネルが燃えた事例です。
近年、水上に太陽光また、「保安規程に基づく訓練が実施されていない」

発電設備を設置する形態の普及が進んでおりますが、という指摘がありました。近年、水害・地震、大型台風の水上に太陽光発電設備を設置する場合は、機器の襲来など、中国地域を含む全国各地において、過去類

設置方法や点検方法など地上設置の設備とは取りを見ない甚大な自然災害が相次ぎ発生しています。

扱いが異なりますので、技術基準への適合及び関連

日頃の保安教育や訓練を適切に行って非常時に備え規定を遵守の上、保守にあたっていただく必要があります。

ておかなければ、いざという時に機動的な行動をすることはできません。被災時における関係者への連絡を確実に行うためにも、事業場従業員に対する教育・保安規程に基づく保安管理を徹底し立入検査に訓練を行うことや、電気主任技術者が一時的に不在とおいて指摘事項がない事業場がある一方で、自主なった場合の代務者を定めておくこと等が必要です。

保安の理解が不十分な事業場（設置者）
もいまだ見受保安規程は、電気工作物の保安を確保するため、けられます。設置者は、保安業務担当者等から指摘を保安に関する組織、巡視・点検のルールを自社で定めた受けた場合には、その意見を尊重して速やかに対応ものであり、保安にかかわる者すべてが熟知し遵守する必要があります。

しなければならないものです。設置者は、
再度保安規程コロナ禍であっても電気設備にかかるリスクは変わの内容を確認し、適切な保安体制の確立に努める

らないことから、電気工作物設置者、及び保守を担う必要があります。

保安関係者の皆さまにおかれましては、法令及び技術

（４）
その他

基準の遵守状況を今一度確認し、電気事故の未然立入検査では、その他として、
12事業場のうち4事業場（全体の約33％）
で5件の指摘を行いました。

防止に努めていただくようお願いします。
また、設置者から保安管理業務の委託を受ける

この中で、「キュービクルに小動物が侵入する恐れが保安業務担当者等は、保安規程で決められた点検ある」という指摘がありますが、キュービクルにネズミや頻度・内容を確実に実施するなど、職務を誠実に行う

ヘビ等の小動物が侵入した波及事故は毎年のようにことが必要です。

発生しています。
技術基準に定められた事項以外の部分であっても、

令和3年度の立入検査でも指摘のあった下記の点には特に注意し、電気事故の未然防止に努めていた

保安上懸念があるものについては、主任技術者は懸念

だくようお願いします。

されるリスクを設置者に十分に説明するとともに積極的

・技術基準は電気保安確保の要と認識し、月次点検・に改善の提言を行ってください。設置者は、
月次点検等

年次点検時には、技術基準への適合状況を十分ににおいて主任技術者から指摘を受けた場合は、事故を確認すること未然に防止するために積極的に対応するよう、自主的・保 安 規 程に基づく日常 点 検や年 次 点 検を確 実にな保安体制の確立に努めなければなりません。

行い、点検記録を適切に保存し、不良箇所については

また、
参考情報として、
令和3年度には事故対象外の

14

３．
まとめ

適切に措置をとること

トラブル事象が発生した事業場（水上太陽光発電所）

・非常時を想定した訓練を実施し、万が一災害等がへの立入調査も実施しました。その発電所はフロート発生した際にも有効に機能するようにしておくこと

指摘件数

事業場数

指摘区分

事業場数

改善指示の有無

指摘内容

条項

技術基準

ケーブルのプラグ差込部にテンションがかかっている、
ケーブル外装に傷がある、
プラグ接続部の被覆が剥がれている、延長コードがタコ足になっているなど、配線の感電又は火災の恐れがある

電技省令第56条

1

工作機械用の動力分電盤に鍵がかかっておらず、充電部に取扱者以外の者が容易に触れることができる状態になっている

電技省令第59条

1

ビニル延長コードに接続される機器の容量が延長コードの許容値を超えている

電技省令第59条

1

電柱の接地線が地表上2ｍまで合成樹脂管に収められていない

電技解釈第17条

1

低圧電気設備（冷蔵庫、スポットクーラー、
自動販売機等）に接地工事が施工されていない

電技解釈第29条

1

構内柱の足場金具が地表上1.8ｍ未満に設置されている

電技解釈第53条

1

高圧架空電線が植物に接触している

電技解釈第79条

1

延長コードが配線に使われている

電技解釈第146条

1

店内の照明の金属線ぴ工事について、
Ｄ種接地工事が施されていることが確認できない

電技解釈第161条

1

5

小計 9

有 9

保安規程

配線器具等の負荷設備について、月次点検の一部（外観点検）が実施されておらず、
また、年次点検の一部（外観点検）が実施されていない

保安規程

1

住居部の月次点検及び年次点検が実施されていない

保安規程

1

送電線の年次点検を保安規程に位置づけていない

保安規程

1

月次点検の記録で点検項目の判定結果が未記入のものがある

保安規程

1

年次点検における絶縁抵抗測定値不良に対する措置をとっていない

保安規程

1

月次点検の記録の一部が事業場に保存されていない

保安規程

1

保安規程に基づく訓練が実施されていない

保安規程

3

6

小計 9

その他

4

冷凍設備用電灯盤内の不要配線が撤去されていない

その他

1

キュービクルに小動物が侵入する恐れがある

その他

2

高圧キャビネット内に小動物が侵入している

その他

1

主任技術者が接地極の場所を把握できていない

その他

1
小計 5

無 3

指摘合計

23

15

中 国 電 力ネットワ ーク株 式 会 社

中国電力ネットワーク
からのお願い災害はいつ起こるか分かりません。地震や台風などの被害によって、停電する場合があります。万が一の停電に備えていただきますようお願いいたします。

事前の準備をお願いいたします。

家の中の準備懐中電灯、
携帯ラジオを準備しておきましょう。
突然の停電に役立つ懐中電灯、情報を得るための携帯ラジオは、すぐ手に取れる分かりやすいところに置いておきましょう。

災害（地震、台風）で停電した場合、注意をお願いいたします。

家の中
電気器具のスイッチを切り、コンセントからプラグを抜きましょう。
地震、台風などにより
停 電 が 発 生し たら 、

懐中電灯やラジオなどに電気器具のスイッチを使う乾電池は、使用しなく切り、コン セントからても消 耗して いきます 。

プラグを抜きましょう。

定期的に電池も点検して

特にアイロンやドラ

おきましょう。

イヤーなど電熱機器は火災の原因となる場合も家の外の準備ありますので、必ずコンセントから抜きましょう。

はがれそうなトタンやテントは堅固に固定
しておきましょう。

家の外切れたり垂れ下がったりした
電線には近づかないでください。

台風の時、
トタンや
テント、看板、アンテナ、庭木などは風に飛ばされやすく、非常に危険です。飛ばされたものが電柱や電線にかかって、停電の原因になることもあります
ので、あらかじめしっかりと固定しておきましょう。

地震や台風によって切れた電線や垂れ下がった
電線は、感電のおそれがあり大変危険です。絶対に近づいたり、
触れたりせずに、
中国電力ネットワーク
までご連絡をお願いいたします。
また、電線にブルーシート、
トタン、
テント、
アンテナ

他にも、いろいろな情報を載せています。
中国電力ネットワークのホームページをご覧ください。

などが触れていたり、
電柱が傾いていたりしているのを見つけた
ときは、
中国電力ネット

中国電力ネットワーク 災害に備えてワークまでご 連 絡をお願いいたします。

停電情報は，

中国電力
ネットワーク16

便利なスマホのアプリで!!

iPhone・iPadをご利用の方

Androidをご利用の方中国経済産業局

夏 の 省エネにつとめましょう！
家庭・オフィスでは●エアコン室外機のまわりを空ける●カーテンやすだれで直射日光をさえぎる●フィルターを掃除する● 冷ましてから冷蔵庫に入れる● 詰め込み過ぎない● 壊れる前に買い換える（最新型冷蔵庫は10年前のものと比べて43％も省エネです）●ブラウン管テレビを液晶テレビに買い換える●テレビ画面の掃除をする● 照明をLEDに買い換える● 無駄な明かりをこまめに消す

工場・運輸関係では● 適切なエネルギー管理を● 低燃費・低排出ガス車を利用する

実施する
資源エネルギー庁「家庭の省エネ徹底ガイド春夏秋冬」から抜粋

17

第

2回

お 客 さまととも に 守 る

電気保安

第１回では、自家用電気工作物の設置者には、保安規程（自家用電気工作物の保安を確保する
ためにお客さまが定めるルール）を守るという責務（電気事業法第４２条、電気事業法施行規則
第５０条）があることをご説明しました。
今回は、その保安規程を守るためのお客さま、当協会それぞれの役割についてご説明します。
point

お客さまの役割

お客さまの役割は、当協会からの報告事項や助言に基づいて、従業員の方とともに日常的に電気設備の安全を払っていただくことです。
保安規程では、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための
最近よく漏電遮断器が切れるの日 常 巡 視 を 行 う者（ 従 事 者 ）と保 安 管 理 業 務 の た めに必 要 な 事 項 をですが 、大 丈 夫
でしょうか？
当協会に連絡する連絡責任者を定めることになっています。
主な役割は次のとおりです。
・電気設備全般（受電設備除く）については、特に注意すべき箇所に対して、日常気をつけていただき、必要により巡視を行い、異常等発見したら、直ちに当協会へ連絡してください。
・特に危険の多い電気機器に対しては、安全操作を励行してください。
・電気設備の更新、変更工事および電気設備以外の工事（外壁工事、解体工事、掘削やクレーン作業等）を計画されるときには、必ず当協会に連絡してください。
・当協会が不良箇所として改修をお願いした場合は、速やかに改修してください。
・当協会が行う点検業務等には、連絡責任者の方が立会いただくようお願いし
ます。
point

臨時
点検

中国電気保安協会の役割

当協会は、お客さまが電気主任技術者を選任されないかわりに、お客さまの保安規程に則った保安管理業務委託契約に基づき、組織力と専門技術を駆使して業務を行い、お客さまの電気設備の保安確保に努めています。
主な役割は次のとおりです。
・電気設備の点検・測定及び試験等を行い、保安上改修・改善の必要な箇所を発見した
場合には、これを改修・改善する方法について点検報告書等により説明を行います。
・お客さまの従業員を対象に、電気保安に関する必要事項について教育のお手伝いを行います。
・電気設備の設置または変更工事について、設計の審査、工事期間中の点検および竣工検査を行い、電気設備の技術基準に適合し、保安上支障がないことを確認します。
また、電気設備以外の工事（外壁工事、解体工事、掘削やクレーン作業等）について、安全に工事を実施していただくため、適切な指示を行い、事故防止に努めます。
・電気事故発生の場合は、状況に応じ臨時点検を行い、事故原因が判明した場合にはお客さまへ再発防止等を助言します。

●●●●●●●●●●●●●●●●●●

次回は、日常巡視点検などお客さまの役割として行っていただくポイントをご説明します。
18

お客さまの声にお応えした安心していただけるサービス！

「受電設備保証保険制度」で安心サポート
万が一、お客さまの受電設備に雷や水災で電気機器が破損した場合、その被害は甚大なものになります。当協会では、ご契約いただいているお客さまの負担軽減のお役立ちとなるよう、「受電設備保証保険」に加入しています。
保証内容は、雷や水災などからの復旧のための「本工事費用」に加え、仮復旧工事※が必要となった場合には「仮復旧工事費用」として、20万円までお支払いいたします。
詳しくは、最寄りの当協会事業所までお問い合わせください。
※「仮復旧工事」とは、電気を早期に復旧するための仮の工事を指します。

お客さまへの保証内容

本工事費 ＋ 仮復旧工事費

主な特徴①お客さまの保険料負担はありません。
②保証は、不測かつ突発的な事故（落雷、水災）
により、電気機器が損傷した場合とします。
③保証の対象機器は、電力会社との責任分界点から受電設備の低圧開閉器２次側端子までの機器です。
（イラスト参照）

・改修指摘の日から３カ月以内に改修委託がなされない機器等に発生した損害は保証できませんのでご了承ください。
・保証する被害額のうち、免責額２万円は、お客さまのご負担となります。
・仮復旧工事費については２０万円を上限にお支払いいたします。

19

「ポリ塩化ビフェニル（PCB）使用製品およびPCB廃棄物」

PCB含有有無 の判別方法変更の お 知ら せ

当協会では環境省および経済産業省（以下、国）が進めています、ポリ塩化ビフェニル（PCB）使用製品およびPCB廃棄物の期限内処理において、ご契約いただいているお客さま電気設備のPCB有無の判別および処理等の支援をさせていただいているところです。
今回、国およびメーカーの判別方法に変更がありましたのでお知らせします。

変更内容
変更前 ニチコン製油入コンデンサの製造年1991年以降はPCBなし▼
変更後 ニチコン製油入コンデンサの製造年2004年4月以降はPCBなし
これに伴い、今回変更となったニチコン製コンデンサについて、
これまでPCBなしの判定としていたものでもPCB濃度測定が必要となるものがあります。
なお、詳細は国のパンフレットおよびメーカーホームページをご参照ください。

■参考資料【環境省・経済産業省パンフレット】「ポリ塩化ビフェニル（PCB）使用製品及びPCB廃棄物の期限内処理に向けて」（2022年4月版）
PCB含有有無の判別方法の抜粋

該当

銘板から高濃度PCB使用
電気機器かどうかを確認

該当せず
製造年を確認●変圧器：
平成6年（1994年）以降※1※2●コンデンサ：
平成3年（1991年）
以降※3

該当せず

使用中：
「高濃度PCB含有電気工作物」
廃止後：「高濃度PCB廃棄物」

0.5mg/kg
超絶縁油※4を採取
してPCB濃度を測定

使用中：「低濃度PCB含有電気工作物」
廃止後：「微量PCB汚染廃電気機器等」

0.5mg/kg以下

該当
PCBは含有されていません。
引き続き使用するか、通常の産業廃棄物として適正に処理してください。

20※1 変圧器については、絶縁油の入れ替え
や絶縁油に係るメンテナンスが行われていないこと※2 富士電機製の一部の機器については、
平成6年までに出荷された機器にPCB汚染の可能性が残るとされています。
※3 ニチコン製のコンデンサについては、
平成3年以降のものでPCB汚染の報告があるため、処分前に濃度測定をお願いします。対象期間等については同社が調査中のため、詳細は同社HPを確認ください。
※4 変圧器については、製造時に充てんされた絶縁油中のPCB濃度であること

■ニチコン株式会社ホームページ（トップ > 法人のお客様 > 電力機器用コンデンサ > PCB（ポリ塩化ビフェニル）関連 > 微量PCBの混入可能性に関する見解について）

最新の情報は次のURLよりご確認ください。

https://www.nichicon.co.jp/business/capacitors_power_equipment/pcb/

21更新推奨時期に満たない高圧ケーブルにおける水トリー現象に係る注意喚起
近年、全国の自家用電気工作物設置事業場において、比較的新しい高圧ケーブルが絶縁破壊し、電力会社に供給支障を与えるという波及事故および構内事故等が増加しております。
高圧ケーブルの更新推奨時期は15年※1として管理されている事業場が多くみられますが、高圧ケーブルの絶縁破壊に伴う事故のうち、15年未満の高圧ケーブルの割合は、2018年度は１件でしたが、2021年度（図１参照）
は11件と増加しています。

図１

高圧ケーブル絶縁劣化起因の事故件数（中国電気保安協会管内）

ケーブル製造年から事故発生までの経過年数■ 〜5年未満■ 5年〜10年未満□ 10年〜15年未満

14
12
10

事故件数

8
6
4
2
0

2018年度

2019年度

2020年度

2021年度事 故が 発 生した年 度

これらの高圧ケーブルは地中埋設管路に敷設されたものが大半であり、原因を独立行政法人製品評価
技術基盤機構（ＮＩＴＥ）等が調査した結果、水トリー現象（外導トリー）※2によるものと確認されました。
※1 一般社団法人日本電線工業会資料
https://www.jcma2.jp/ﬁles/documents/hv̲cvcable.pdf 等による
※2 水トリー現象は、高圧ケーブルの絶縁に使われる架橋ポリエチレン等に、水と電界が影響して小さな亀裂が発生し、樹枝（tree）状に成長する現象で、外部半導電層から導体に向けて進展する水トリーを外導トリーという。

22

写真1 シースの地絡痕

写真2

絶縁体の水トリー

自家用電気工作物設置者さまにおかれましては、更新推奨時期に満たない高圧ケーブルであっても地絡事故が発生する場合があることを念頭に、以下の点にご留意ください。
●年次点検において、高圧ケーブルに劣化の兆候が確認された場合は、更新推奨時期に満たなくても速やかに更新するようお願いいたします。

●事故が確認されている高圧ケーブルはE-Tタイプ（外部半導電層テープ巻き）
ですが、更新の際は、水トリー現象に強いE-Eタイプ（外部半導電層が押出成形）の採用を推奨します。

表１

E-EタイプとE-Tタイプの特徴

E-Eタイプ
構造概略
内部半導電層（押出成形）

E-Tタイプ

外部半導電層（押出成形）
絶縁体

内部半導電層（押出成形）

遮蔽銅テープ

導体

外部半導電層（テープ巻き）絶縁体

遮蔽銅テープ導体

三層同時押出

二層同時押出外部半導電層が押出成形

外部半導電層がテープ巻き

外部半導電層の剥ぎ取り専用工具等が必要

容易

単価 ※3

E-Tタイプに対し約1.11倍−

耐水トリー性非常に高い※4

あまり高くない※3 6.6kV CVT38sqにおける単価を比較（一般財団法人建設物価調査会「月刊建設物価」2021年6月号による）※4 E-Eタイプの高圧ケーブルは、電力会社や鉄道会社等で広く採用され、これまで水トリー現象による地絡事故の報告はありません。

23

エリフくんの

電気 の ポイント 32

知って
ナットク！

第

1

ハァ
〜

！？

イイ湯だ
ったぁ

扇風機で
涼んじゃお♪

アツイ〜
〜
アツイ

牛乳
♪
くださ〜い

エリフ
くん
ちょっと
待って！

手が
ない
濡れて

なんじゃ
じゃ
なん

〜濡れた手にご用心 の 巻〜話

3

〈人体に電流が流れたときの目安〉
ビリッと感じる程度

いやいや︑
エリ子君が
言うことが
正しいぞ！
まさ
か
大げさ〜

感電したときには
大きな電流が人体に流れるため
大変危険じゃ

ありがとう◀ 50mA
短時間でも生命が
相当に危険

プラグや
だから︑
スイッチなどは︑手をよく拭いてから扱うんじゃよ〜◀ 20mA
筋肉の硬直が激しく動けない、呼吸も困難な状態。
引き続き流れると死に至る場合もある〜キャ◀ 10mA 耐えられないほどビリビリ

2 濡れた手や汗をかいた状態で︑ ダメ！
プラグやスイッチをメ！
さわると︑感電する ダ危険があるのよ

◀ 1mA

100mA
◀
致命的
登場
ー
キャラクタ

エリフくん…電気の保安官

濡れた手の危険アンペア

エリ子さん…エリフくんのお友達

ボルト

オーム

電流の計算式は、電流（Ａ）＝電圧（100Ｖ）
÷抵抗（Ω）です。抵抗が小さくなると大きな電流が流れることになります。
人体にも抵抗があり、手が濡れた状態や夏場に汗をかいた状態など

人体に電流が流れたときの目安
1mA
10mA
20mA

では人 体 の 抵 抗は小さくなり、感 電したときに大きな電 流が人 体に流れるため大変危険です。プラグやスイッチなどに触れるときは、手をよく拭いてから扱いましょう。

24

ミミズク博士…何でも知ってるもの知り博士

50mA
100mA

ビリッと感じる程度耐えられないほどビリビリ
筋肉の硬直が激しく動けない
呼吸も困難な状態
引き続き流れると死に至る場合もある
短時間でも生命が相当に危険
致命的

32

レンジで白和え＆温泉卵

食材もエネルギーも値上げになり、少しでも節約を心掛けたい食卓に向けて簡単につくれる和食のお惣菜メニューを2品ご紹介します。
覚えてしまえば、「 あと1品欲しい」というときに重宝すること請け合いです。
SDGsも意識した便利グッズを使うレンチン料理で、エコノミー＆エコロジーを!!

手軽な副菜づくりに！

レンジで白和え＆温泉卵
材料（2人分）

調理時間15分● レンジで白和え〔A〕
150ｇ 白すりごま
豆腐（3個パックの豆腐の1個分） 砂糖
100ｇ 醤油
ほうれん草
50ｇ
にんじん

大さじ2
大さじ1
小さじ2

で！
を手づくり
人気の惣菜 単にできる
簡
想像よりも
作 り方

1

豆腐はキッチンペーパーで包み、600Wの電子レンジで3分30秒加熱し、粗熱を取って抑えるように水気を切る。

2

ほうれん草は根元を切り落とし、3cmの長さに切る。にんじんは細切りにする。

3

2 をレンジ用の蒸し器に並べ、600Wの電子レンジで4分30秒加熱する。
ザルに移して冷水をかけて冷まし、水気をよく絞る。
（耐熱容器とラップで代用も可）

4

ボウルに〔A〕を入れ、1 の豆腐をちぎり入れてよく混ぜ、和え衣をつくる。

5

4 に3 の野菜を加えてよく混ぜれば完成。

3● レンジで温泉卵

卵
水

2個
適量

めんつゆ
青ネギ

適宜
適宜

作 り方

4

5

1

深さ5cmくらいの耐熱容器に卵を割り入れ、卵黄に楊枝などで数カ所穴を開ける。

2

1 に卵がかぶるくらいの水を加え、ラップをかけずに、600Wの電子レンジで40秒加熱する。
（卵の固まり具合を見て、足りない場合は10秒ずつ再加熱する）

3

水を捨てて、器に盛り、めんつゆと青ネギで召し上がれ。

〔白和え〕●具材はお好みで。小松菜やしめじ、
こんにゃくなどもよく合います。
・電子レンジの加熱時間は600Wを基本にしています。
500Wの場合はその1.2倍、800Wの場合は0.75倍を目安にしましょう。また機種によって熱の通りが異なるため、加熱時間を加減してください。
・【温泉卵のレンジ加熱のご注意】口が広く深すぎない耐熱
容 器に入 れて 、必 ず 1 個 ずつ 、ラップをせ ずに加 熱しま
しょう。守らないと、吹きこぼれや爆発が起こる原因になります。

●おいしさのポイントは、豆腐をしっかり水切りすること。水分量が少ない木綿豆腐を使い、加熱後の豆腐の上に、空きパックに水を入れて載せておけば、さらにしっかり水気が切れます。
〔温泉卵〕●専用の電子レンジ調理器も市販されていますが、小鉢くらいのサイズの耐熱容器があれば簡単につくれます。丼ものや麺類などのトッピングにも！

25

8

月は
電気使用安全月間です
8.1（MON）- 8.31（WED）

8月は、軽装になり水に接する機会が多く感電をより電気使用安全および電気事故防止を呼びかけしやすい時期です。
また、暑さによる疲労から集中力がます。
また、日常業務を通じて行う広報活動などを低下するため、
電気事故が発生しやすく、特に注意が実施します。

必要な時期になります。

電気は便利なものですが、使い方を誤ると火災やそのため、毎年8月を『電気使用安全月間』とし、

感電事故などにつながる大変危険なものです。
この経済産業省主唱のもと全国一斉に電気使用安全『 電 気 使 用 安 全月間 』を通じて

および電気事故防止の呼びかけを行っています。

電気事故防止の重要性について

当協会では、電気使用安全月間中に、重点活動再確認していただき、電気を正しくテーマのもと、
マスメディアを活用した広報活動などに安全に使用しましょう。

重点活動テーマ○日常の暮らしの中で、電気を安全に、上手に使いましょう○自家用設備は、適切な保守点検と計画的な更新で電気事故を未然に防ぎましょう○地震、雷、風水害などの自然災害に備え、日頃から電気の安全に努めましょう○電気事故防止のため、身近な配線・コンセントを確認してみましょう○無資格の電気工事は危険ですので、必ず有資格者に相談しましょう
2022年度 電気保安協会

全国連絡会共通ポスター

2022年度

当協会オリジナルポスター

月間
用安全
電気使 月 日▼ 月 日

8

1

8

31

26

令和4年度 電気主任技術者技術研修会
1．開催団体
主催（公社）
日本電気技術者協会 中国支部

中国電力ネットワーク（株）（一財）中国電気保安協会
共催（一社）中国電気管理技術者協会（一社）
日本電設工業協会 中国支部

共催

山口県電力協議会（一社）
日本電気協会 中国支部
中国電気安全委員会

後援

経済産業省 中国四国産業保安監督部

2．開催日・会場（各会場とも10時〜15時20分）
開催地

開催日

会

場

所

在

地

鳥取

8/17（水）鳥取市総合福祉センター [さざんか会館]●定員：200人
TEL：0857-29-7151

島根

8/19（金）島根県立産業交流会館 [くにびきメッセ]●定員：180人
TEL：0852-22-5506（JR松江駅から徒歩7分）

岡山

8/23（火）●定員：629人

岡山市灘崎文化センター [大ホール]
TEL：086-362-1600（JR岡山駅から宇野線「備前片岡」
まで25分、下車徒歩5分、駐車場200台）

山口

8/25（木）●定員：300人

山口県セミナーパーク
TEL：083-972-8333（JR新山口駅から山陽線「四辻」
まで5分、下車タクシー5分、徒歩30分、駐車場800台）

広島

8/31（水）広島市東区民文化センター [大ホール]●定員：544人
TEL：082-264-5551（JR広島駅から徒歩10分）

鳥取市富安2-104-2（JR鳥取駅から徒歩5分）

松江市学園南1-2-1

岡山市南区片岡186番地
山口市秋穂二島1062

広島市東区東蟹屋町10-31

3．
カリキュラム（各会場共通）
時

間

テーマ等

10：00〜

講

開講挨拶

師

ー

10：00〜12：00（120分）

・最近の電気保安行政について
・令和3年度自家用電気工作物の立入検査結果概要〔テーマI〕
・令和3年度電気事故概要
・最近の電気事故の事例

経済産業省 中国四国産業保安監督部

13：00〜14：00（60分）〔テーマII〕 ・AI・IoTの新技術と事例

富士電機株式会社

14：10〜15：10（60分）〔テーマIII〕 ・電気設備の事故事例と巡視・点検のポイント

一般財団法人 中国電気保安協会

15：10〜

ー

閉講挨拶

（昼休憩）
12：00〜13：00 （休憩）
14：00〜14：10

電気事業法では、自家用電気工作物の設置者に対して、
電気工作物を○○○○に適合するように維持する義務（法第３９条）
を義務付けている。

（ヒント：12ページ）（）

FAXによる
はがきに下記のことをご記入のうえお送りください。 メール、応募も可とします

正解者の中から抽選で10名の方に図書カード（1,000円分）
または、賞品を差し上げます。（当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます）（1）
クイズの答え（2）郵便番号・住所・氏名（賞品の送付先）（3）勤務先名・勤務先住所 （4）
当協会または電気と保安に対するご意見・ご感想〒732ｰ0057 広島市東区二葉の里3丁目5ｰ7
GRANODE広島7階

令和4年10月10日必着

中国電気保安協会 経営企画部

メールアドレス：info@ces.or.jp

FAX番号：082-207-1766※お客さまの個人情報については、厳正に管理し、当クイズの目的以外には使用しません。
※応募内容の記載事項に不備があった場合、ご当選の権利が無効となりますのでご注意ください。

○○○○

早春号（No.310）「エリフくんのクイズコーナー」の正解は、火 災 予 防 でした。たくさんのご応募ありがとうございました。
27

電気と保安 2022

盛夏号

No.312

ご意見・ご要望等、お気軽に下記URLのフォームもしくはEメールにてお願いします。

URL：https://www.ces.or.jp/

山陰支店 〒690ｰ0021 松江市矢田町475ｰ3
TEL0852ｰ25ｰ8452 FAX0852ｰ23ｰ6797
岡山支店 〒700ｰ0953 岡山市南区西市3ｰ5
TEL086ｰ241ｰ3511 FAX086ｰ244ｰ3750
広島支店 〒733ｰ0822 広島市西区庚午中3丁目13ｰ16
TEL082ｰ273ｰ5800 FAX082ｰ273ｰ5919

E-Mail：info@ces.or.jp

山口支店 〒754ｰ0021 山口市小郡黄金町7ｰ66
TEL083ｰ902ｰ2830 FAX083ｰ902ｰ2840
本店 〒732ｰ0057 広島市東区二葉の里3丁目5ｰ7 GRANODE広島7階
TEL082ｰ207ｰ1755 FAX082ｰ207ｰ1766