外形寸法
単位：mm1.5※は、DINレールアダプタを使用した場合です。
DINレール上に並べた時の間隔の最小値は1.5mmです。

311.5〈取付時ご注意〉
本機の左右には1.5mm以上の隙間を必ず設けてください。
1.5mm9※130141POWER SEND

01234567

POWER SEND

01234567※
ＬＥＤカバー端子カバー

DTVX-H256Ⅱ
DTVX-H256Ⅱ-C

本システム機器をお買いあげいただきありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みのうえご使用ください。
また、システム全体の取扱いについてはテクニカルマニュアルをご参照ください。
安全にお使いいただくため、次のような記号と表示で注意事項を示していますので必ず守ってください。

546.5●DINレール取付
DINレールアダプタを用いてDINレールに取付可能です。
1.5●端子仕様
結線方法
ねじ締付トルク（N･m）
適用電線（mm2）[AWG]

より線または圧着端子Ｍ3
0.2～0.4
0.3～1.25［22～16］

この表示は、取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

M3用○ システム安全性の考慮
本システムは、一般産業用であり安全用機器や事故防止システムなど、より高い安全性が要求される用途に対して適切な機能を持つものではありません。
○ 設置や交換作業の前には、必ずシステムの電源を切ってください。

6.0
max.

57.5(60)●圧着端子
圧着端子を使用される
ときはM３用の右図の寸法のものを使用してください。

43

DINレール

DINレールアダプタ(左)○ システム電源
ＤＣ２４Ｖ安定化電源を使ってください。
非安定電源はシステムの誤動作の原因となります。
○ 高圧線、動力線との分離
本システムは高いノイズマージンを有していますが、伝送ライン、入出力ケーブルは、高圧線や動力線から離してください。
○ コネクタ接続、端子接続
・ コネクタ内側には金属くずなどを入れないでください。
・ コネクタがはずれないようケーブル長さなどに配慮してください。
・ 誤配線は機器に損傷を与えます。
○ 本システムは、下記資料に定められた仕様や条件の範囲内でご使用ください。

この表示は、取り扱いを誤った場合、傷害を負う可能性、および物的損害のみの発生が想定される内容です。

6.0
max.

1.5

DTVX-H256Ⅱ： 256点双方向データ変換
DTVX-H256Ⅱ-C

データトランスファユニット●カバーの開け方
端子カバーを開けてからLEDカバーを開けてください。

φ4.5
φ840

●型式番号

DINレール

DINレールアダプタ(右)特 長○ ユニラインは各社のPLCに簡単に接続できる省配線データ伝送システムで、分岐配線時の断線検知機能に対応しています。
○ データトランスファユニットは、異なる2系統のデータを双方向に伝送するユニットです。
○ 16点単位で入力、出力の設定ができます。
○ DINレールに取付ができます。

動作表示
・ POWERとSEND、ERRの表示が右の表のように異常状態の表示（エラー表示）を行います。
・エラー表示をした場合、いったん電源を切りスイッチ設定を確認後、再投入してください。

●エラー表示
表示LED
POWER
SEND
ERR

表示状態
点灯
消灯点滅
点灯
消灯
消灯点灯点滅

仕 様

異常の内容
正常
電源断正常

■一般仕様
項目
電源電圧
使用周囲温度
保存温度
使用周囲湿度
雰囲気
耐振動
耐衝撃
絶縁抵抗
耐電圧
耐ノイズ

各部の名称

伝送異常
正常
伝送異常、設定異常（※注1）
設定異常（※注2）（※注1）入出力領域の重なり
シリアル伝送上での入力領域と出力領域の設定が重なっています。
（※注2）入出力点数過多
入力または出力領域がセンドユニット（インターフェース）のI/O点数を超える設定がされています。

SEND1 緑 伝送表示 SEND2 黄
伝送信号が正常のとき点滅します。

ERR1赤 エラー表示 ERR2 赤
伝送異常時、設定異常時に点灯、点滅します。

■性能仕様
項目
伝送方式
同期方式
伝送手順
伝送速度
接続方式
伝送距離
消費電力
質量

CH2アドレス設定スイッチ

POW1黄 電源表示 POW2 緑

LEDカバー内部にCH2の入出力信号の先頭番地を指定するスイッチがあります。

DC電源供給で点灯します。

CH1アドレス設定スイッチ
LEDカバー内部にCH1の入出力信号の先頭番地を指定するスイッチがあります。

商品に関するご質問は、フリーダイヤル、もしくはE-メールにてお問い合わせください。
（AM.9:00～PM.5:00 土日、祝祭日休み）

0120-77-2018
promotion@nke.co.jp

電源や信号などを接続する端子です。

NO. UM442-B

4SFER

TADA

TRAN

出力遅れ時間：PLCコネクタ端子入力時点からDTVX-H256Ⅱ内部出力までの時間
入力遅れ時間：DTVX-H256Ⅱ内部入力時点からPLCコネクタ端子出力までの時間

Ⅱ256-H

VX

DTUN

リフレッシュタイム
出力遅れ時間
点数
9.3ms
9.4ms～19.0ms
256※上記数値は伝送速度29.4kbps

点数設定スイッチ
端子台● NKE本社工場 〒612-8487 京都市伏見区羽束師菱川町366-1● NKEホームページ ： https://www.nke.co.jp/● お断りなくこの資料の記載内容を変更することがありますのでご了承ください。
©2021 NKE Corporation

IT

端子カバー

仕様
双方向時分割多重伝送方式
ビット同期方式
ユニライン・プロトコル
29.4 kbps
マルチドロップ接続
最大200 m
0.6 W
190 g

■伝送遅れ

LEDカバー[ 旧社名(株)中村機器エンジニアリング ]仕様
DC 24 V +15％ -10％
0 ～ +50℃-20 ～ +70℃
35～85％RH 結露なきこと
腐食性ガスがないこと
JIS C 60068-2-6 に準拠
100 m/s2
外部端子と外箱間 20 MΩ以上
外部端子と外箱間 AC1000 V 1分間
1200 Vp-p（パルス幅1μs）

入出力点数を設定するスイッチがあります。

入力遅れ時間9.4ms～19.7ms

最大遅れ時間＝最大出力遅れ時間＋最大入力遅れ時間＝19.0ms＋19.7ms＝38.7ms

電源切替スイッチ
内部回路に供給する電源の端子を選択します。

1接続例

データの流れ
PLCコネクタへ

PLCコネクタへ

センドユニットデータトランスファユニット

SD-H2A

ON-LINE

5689DISPLAY

0ER1 ER2 ER3 ER4 ER5RUNSEND

POWER

SIZE
647２４Ｖ１２４Ｖ２０Ｖ１０Ｖ２5678ON-LINE

923POWER SOURCE SELECT

4012324V
0V

G

D
D24V

G

424V
0V

0V

ER1 ER2 ER3 ER4 ER5RUN

SEND

POWER

128 256

24V20V2

上位コントローラ（PLCなど）24V

上位コントローラ（PLCなど）センサターミナル（入力ユニット）
STV-H□□T2

POWER SOURCE SELECTPOWER SEND

01234567SENSOR TERMINAL

STV-H08T2

入力機器（センサなど）
DG24V
0V

DG
24V
0V

２系統の多芯ケーブル
１本化禁止

PLCコネクタ

センドユニット
１

遠隔部分での電源
電圧降下には図のようなローカル電源方式を考慮してください。

PLCコネクタ

センドユニット２

Ｈシステム用ターミナルユ
ニットの分岐ラインの最終位置にはエンドユニットを接続する必要はありません。

センドユニット1台に対しターミナ
ルユニット20台まで接続できます。データトランスファユニットは1台が2系統に接続されています
が各系統1台ずつ計算してください。

データトランスファユニット

60

PLCコネクタ

DTVX-H256Ⅱ

7182

934２４Ｖ１

２４Ｖ２０Ｖ１０Ｖ２

POWER SOURCE SELECT

560G24V
センドユニット
２

7
18

出力

出力用PLCコネクタ

入力

入力用PLCコネクタ

センドユニット

センドユニット

入力用アドレス設定スイッチ
内部回路

D1 G1

D2 G2

伝送ライン

伝送ライン

◆アドレス設定●アドレス設定方法

・アドレス番号はコントローラの入出力点との対応をとるためのものです。
・ターミナルユニットのアドレス設定スイッチで設定された番号はそのユニットの先頭の入出力点のアドレスを示し、その番号以降連続して各点のアドレスを割り付けます。
・16点単位の設定ができます。
・通常ＩＤは入力アドレス番号と同じに設定されます。
・LEDカバーを開きアドレス設定スイッチを操作してください。

点数設定スイッチ
CH1入力 → CH2出力
CH1 入力用
アドレス設定スイッチ

CH1 出力用
アドレス設定スイッチ

点数設定スイッチ
CH2入力 → CH1出力

アドレス
01632
48
64：
128：
224240CH2 出力用
アドレス設定スイッチ

CH2 入力用
アドレス設定スイッチ

スイッチの設定
16 32 64 128
○
○

○
○

：：

○
：：：
○
○

：
○
○

○

：
○
：
○
○

○印はON、無印はOFFの設定・変換するI/O点数をロータリースイッチで設定します。
アドレス設定スイッチは上向き設定でONです。
・16点単位の設定ができます。
・CH1側の入力点数（CH2側の出力点数と共通）を ●点数設定方法
設定するスイッチと、CH1側の出力点数（CH2側のスイッチ 0123456789A
B C D EF
入力点数と共通）を設定するスイッチがあります。
点数
0 16 32 48 64 80 96 112 128 144 160 176 192 208 224 240
・点数設定は片方向最大240点です。双方向では合計256点まで設定可能です。

DTVX-H256Ⅱ/-C

2

DDG

24V

G

34

アドレス設定スイッチ
点数設定スイッチ
POW2 SEND2 ERR2

出力用
入力用
16 32 64128 16 32 64128

コントロールチップ

24V

センドユニットへ

0V

ローカルＤＣ電源(DC24V)

入力用
出力用
16 32 64 128 16 32 64 128

コントロールチップ

24V 0V

0V

0V

アドレス設定スイッチ

9DG

D

PLCコネクタ

出力用アドレス
設定スイッチ

出力用アドレス
設定スイッチ

アドレス設定POW1 SEND1 ERR15

独立した伝送ケーブル

入力用PLCコネクタ

CH2

内部構成

この場合ユニット間の接続はD-Gの信号２線のみとなります。

センドユニット
１

出力用PLCコネクタ

入力◆点数設定0V
24V
GD0V

24V

D

G

伝送ケーブルの総延長は最大２００ｍです。
伝送ケーブルは本システム１系統１本としてください。
２系統以上まとめないでください。

出力

ＤＣ電源
(DC24V)

AC例）24V1,0V1の端子を使用して内部回路に電源を供給する場合は左側にセットしてください。

伝送ラインには高圧線や動力線を近付けないでください。

640V

電源切替スイッチ
内部回路に供給する電源の入力端子を選択します。
24V1
0V1

SIZE
32

伝送ケーブル（キャブタイヤケーブル）

ＤＣ電源(DC24V)

入力用アドレス
設定スイッチ CH1

DISPLAY

SET

Ｄ
Ｇ
24V0V

AC

安定化電源を使用してください。
電源電圧はDC24V～DC27.6Vの間で設定してください。

UNIT ADDRESS

データトランスファユニット

24V 0VDG

DGＤＧ24V0V

128 256

1UNITS

24V

0V

MONITOR

UNIT ADDRESS

SET32

センドユニットSD-H2A

伝送ラインの内容
D,G :信号ライン
24V,0V:電源ライン

MONITORUNITS

DTVX-H256Ⅱ

・PLCからの出力信号は出力用PLCコネクタでパラレル信号からシリアル信号に変換されデータトランスファユニットの入力端子（D1,G1）に送られます。
・データトランスファユニットは入力用アドレス設定スイッチで設定された番地からロータリースイッチで設定された点数の信号を、出力用アドレス設定スイッチで設定された番地の信号に変換します。
・変換された信号は、出力端子（D2,G2）から入力用PLCコネクタに送られます。
・入力用PLCコネクタに送られてきた信号は、シリアル信号からパラレル信号に変換されてPLCに伝送されます。

アイソレー
ション部

ターミナルユニットなど

電源部

アイソレー
ション部

端子配置
・DTVX-H256Ⅱ/-C

端子台

D1 D1 COM.1 24V1 24V1
56789G1 G1 COM.1 0V1 0V10123424V124V20V10V2

POWER SOURCE SELECT

D2 D2 COM.2 24V2 24V25678注意

9G2 G2 COM.2 0V2 0V2012342

接続される全ユニットは同じ仕様で、ご使用ください。

電源切替スイッチ

D1 D1 G1 G1 COM.1 COM.1 24V1 24V1 0V1 0V1
シリアルデータ
信号（入力）

D2 D2 G2 G2 COM.2 COM.2 24V2 24V2 0V2 0V2電源

シリアルデータ
信号（出力）

3電源