［異常時通報連絡の公表文（様式１－１）］
伊方１号機 海水管の圧力検出配管からの海水漏れについて（第２報）
Ｒ５.11.10
原子力安全対策推進監
電話番号 089-912-2352［異常の区分］国への法律に基づく報告対象事象
県の公表区分
外部への放射能の放出・漏えい
発生日時
発生場所
異常の概要
種類

有・
無
[評価レベル － ]Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ ＰＰ有・
無
[漏えい量 － ]令和５年８月７日２時７分
１号・２号・３号・共用設備
管理区域内 ・ 管理区域外
・設備の故障、異常・地震、人身事故、その他・核物質防護［異常の内容］
8 月 7 日(月曜日)2 時 55 分、四国電力株式会社から、別紙のとおり、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
１ 伊方１号機は廃止措置中のところ、海水管からの海水漏えいを確認 した。
２ 現在、詳細を調査中である。
３ なお、この事象によるプラントへの影響及び環境への放射能の影響は ない。
［異常の原因及び復旧状況 ］
四国電力株式会社から、その後の状況等について、次のとおり連絡がありました。
○第２報：8 月 7 日(月曜日)6 時 2 分
１ Ａ系統の海水管から分岐した圧力検出配管から漏えいしていることを確認した 。
２ この ため 、 海水 を供給 す るポ ンプ を Ｂ系 統へ切 り 替え たの ち 、Ａ 系統の 隔 離を 行い 、 漏えいは停止した。
３ 今後、詳細を調査する。
○第３報：8 月 10 日(木曜日)16 時 12 分
１ 調査 の結 果 、漏 えいが 生 じた 配管 に 貫通 孔を確 認 した ため 、 当該 配管の 取 替え が必 要 と判断した。
２ 当該 配管 の 取替 えに 当 た り、 同仕 様 の配 管の調 達 に時 間を 要 する ことか ら 、代 替仕 様 の配管 に て応 急 復旧 す るこ とと し 、代 替 仕様 の 配管 への 取 替え 及 び通 水 確認 を実 施 して 漏 えい のないことを確認した。
３ 今後 、準 備 が整 い次第 、 既設 と同 仕 様の 配管へ の 取替 えを 実 施す るとと も に、 引き 続 き原因について詳細を調査する。
４ なお、本事象による海水の漏えい量は、約 30 ㎥と推定している。
[以上第１報でお知らせ済 ]○第４報：10 月 26 日(木曜日)11 時 12 分
１ その 後、 当該 配 管の取 替 え準 備が 整っ た ことか ら 、代 替仕 様の 配 管から 既 設と 同仕 様の 配管への取替えを実施し、 10 月 26 日 11 時 1 分、通水確認を実施して漏えいのないことを確認し、通常状態に復旧した。
２ 引き続き、原因について詳細を調査する。
県では、原子力センターの職員を伊方発電所に派遣し、現場の状況等を確認して います。

（ 伊方発電所及び周辺の状況）

１号機
原子炉の運転状況
２号機
３号機
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況
周辺環境放射線の状況［事象発生時の状況］
廃止措置中
廃止措置中
運転中（出力 103％）・ 停止中
通常値
・
異常値
通常値
・
異常値

（参考）
１

国への法律に基づく報告対象事象
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づき、国（原子力規制委員会原子力規制庁等）に対し、一定レベル以上の事故・故障等を報告することが義務付けられている。
国への法律に基づく報告対象事象に該当すれば、国際原子力機関が定めた評価尺度に基づき、７から評価対象外までの９段階の評価レベルが示されるので、異常の程度を判断する目安となる。評価対象外以下のものについては、安全に関係しない事象とされている。
２

県の公表区分

区分
Ａ内

容○安全協定書第11条第２項第１号から第10号までに掲げる事態（放射性物質の放出、原子炉の停止、出力抑制を伴う事故・故障、国への報告対象事象等）○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態（大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生等）○その他特に重要と認められる事態
Ｂ○管理区域内の設備の異常○発電所の運転・管理に関する重要な計器の機能低下、指示値の有意な変化○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき○その他重要と認められる事態

Ｃ○区分Ａ，Ｂ以外の事項

ＰＰ ○核物質防護に影響がある事態
３

管理区域内・管理区域外
その場所に立ち入る人の被ばく管理等を適切に実施するため、一定レベル（３月間に１．３ミリシーベルト）を超える被ばくの可能性がある区域を法律で管理区域として定めている。原子炉格納容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、放射性物質を含む一次冷却水の流れている系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。
異常発生の場所が管理区域の内か外かによって、異常の程度を判断する目安となる。

発信年月日発
当信者号 機(定格出力)

伊方

令和

５年

伊方発電所
１号機

発 電 所 情（お知らせ）
８月

７日

月

２号機

廃止措置中

１．発生日時：
２．場
発 生 状 況概
要 ３．状

時

５５分

・人身事故

８月

７日

MWにて(通常運転･調整運転･出力上昇･出力降下)中
2.第設備トラブル

２３号機（８９０ＭＷ）
1.出力廃止措置中)

溝渕

該

発生時
機 状 況(報・２時

所：伊方発電所１号機

回

定期事業者検査中

地震・

核物質防護・

その他

７分
取水口（管理区域：内・外）況：

伊方１号機は廃止措置中のところ、本日２時７分頃、海水管からの海水漏洩を確認しました。現在、詳細を調査中です。
なお、この事象によるプラントへの影響および環境への放射能の影響はありません。

運転状況

備考

１号機：廃止措置中
２号機：廃止措置中
３号機：（通常運転・調整運転・出力上昇・出力降下・定検停止）中伊令和

発信年月日
発当

信者

号 機(定格出力)

方 発 電 所 情 報（お知らせ、第２報）

伊方発電所
１号機

５年８月

(２号機廃止措置中

１．発生日時：
２．場
発 生 状 況
概
要 ３．状

６時０２分

・人身事故

８月

７日

MWにて

(通常運転･調整運転･出力上昇･出力降下)中
2.第設備トラブル)

３号機（８９０ＭＷ）
1.出力

廃止措置中

月

溝渕

該

発生時
機 状 況

７日

・２時

所：伊方発電所１号機

回

定期事業者検査中

地震・

核物質防護・その他

７分
取水口（管理区域：内・外）況：

伊方１号機は廃止措置中のところ、本日２時７分頃、海水管からの海水漏えいを確認しました。現在、詳細を調査中です。
なお、この事象によるプラントへの影響および環境への放射能の影響はありません。
【第１報にてお知らせ済み】

Ａ系統の海水管から分岐した圧力検出配管から漏えいしていることを確認しました。このため、海水を供給するポンプをＢ系統へ切り替えたのち、Ａ系統の隔離を行い、本日３時２６分に漏えいは停止しました。
今後、詳細を調査します。

運転状況

備考

１号機：廃止措置中
２号機：廃止措置中
３号機：（通常運転・調整運転・出力上昇・出力降下・定検停止）中

伊

方 発 電 所 情 報（お知らせ、第３報）

令和

５年

伊方発電所

滝川

発信年月日
発

信者号 機

当(定格出力)

１号機

８月１０日

廃止措置中

廃止措置中

１．発生日時：

８月

人身事故
７日

１６時１２分

MWにて(通常運転･調整運転･出力上昇･出力降下)中
2.第・)３号機（８９０ＭＷ）
1.出力

設備トラブル

発 生 状 況
概
要木

２号機

該

発生時
機 状 況

(・２時

２．場

所：伊方発電所１号機

３．状

況：回

地震

定期事業者検査中・核物質防護・その他

７分
取水口（管理区域：内・外）

伊方１号機は廃止措置中のところ、８月７日２時７分頃、海水管からの海水漏えいを確認しました。現在、詳細を調査中です。
なお、この事象によるプラントへの影響および環境への放射能の影響はありません。
【第１報にてお知らせ済み】
Ａ系統の海水管から分岐した圧力検出配管から漏えいしていることを確認しました。このため、海水を供給するポンプをＢ系統へ切り替えたのち、Ａ系統の隔離を行い、８月７日３時２６分に漏えいは停止しました。
今後、詳細を調査します。
【第２報にてお知らせ済み】
調査の結果、漏えいが生じた配管に貫通孔を確認したため、当該配管の取り替えが必要と判断しました。当該配管の取り替えにあたり、同仕様の配管※１ の調達に時間を要することから、代替仕様の配管※２ にて応急復旧することとし、本日、代替仕様の配管への取り替えおよび通水確認を実施して漏えいのないことを確認しました。
今後、準備が整い次第、既設と同仕様の配管への取り替えを実施するとともに、引き続き原因について詳細を調査します。
なお、本事象による海水の漏えい量は、約３０ｍ３と推定しています。
※１:海水に対する耐腐食性を向上させるため、配管内面をゴムで覆っている配管※２:海水に対する耐腐食性を向上させるため、配管内面を防食塗装している配管

運転状況

備

考

１号機：廃止措置中
２号機：廃止措置中
３号機：（通常運転・調整運転・出力上昇・出力降下・定検停止）中

伊発信年月日発信者

号 機当(定格出力)方 発 電 所 情 報（お知らせ、第４報）

令和

５年

伊方発電所

滝川

１号機

１０月２６日２号機
1.出力廃止措置中

廃止措置中

１．発生日時：

８月

・

人身事故

７日

２時

２．場

所：伊方発電所１号機

３．状

況：)

１１時 １２分

MWにて(通常運転･調整運転･出力上昇･出力降下)中
2.第設備トラブル

木

３号機（８９０ＭＷ）

該発生時
機 状 況(・回地震

定期事業者検査中

・

核物質防護・

その他

７分
取水口（管理区域：内・外）

伊方１号機は廃止措置中のところ、８月７日２時７分頃、海水管からの海水漏えいを確認

発 生 状 況概要しました。現在、詳細を調査中です。
なお、この事象によるプラントへの影響および環境への放射能の影響はありません。
【第１報にてお知らせ済み】
Ａ系統の海水管から分岐した圧力検出配管から漏えいしていることを確認しました。このため、海水を供給するポンプをＢ系統へ切り替えたのち、Ａ系統の隔離を行い、８月７日３時２６分に漏えいは停止しました。
今後、詳細を調査します。
【第２報にてお知らせ済み】
調査の結果、漏えいが生じた配管に貫通孔を確認したため、当該配管の取り替えが必要と判断しました。当該配管の取り替えにあたり、同仕様の配管※１の調達に時間を要することから、代替仕様の配管※２にて応急復旧することとし、８月１０日、代替仕様の配管への取り替えおよび通水確認を実施して漏えいのないことを確認しました。
今後、準備が整い次第、既設と同仕様の配管への取り替えを実施するとともに、引き続き原因について詳細を調査します。
なお、本事象による海水の漏えい量は、約３０ｍ３と推定しています。
※１:海水に対する耐腐食性を向上させるため、配管内面をゴムで覆っている配管※２:海水に対する耐腐食性を向上させるため、配管内面を防食塗装している配管【第３報にてお知らせ済み】
その後、当該配管の取り替え準備が整ったことから、代替仕様の配管から既設と同仕様の配管への取り替えを実施し、本日１１時０１分、通水確認を実施して漏えいのないことを確認し、通常状態に復旧しました。
引き続き、原因について詳細を調査します。

運転状況

備

考

１号機：廃止措置中
２号機：廃止措置中
３号機：（通常運転・調整運転・出力上昇・出力降下・定検停止）中

伊方発電所１号機 海水管概略図

原子炉補機冷却用海水

原子炉補機冷却用海水

（Ａ系統）

（Ａ系統）

原子炉補機冷却用海水

（Ｂ系統）

（Ｂ系統）

PIS

漏えい箇所

S漏えい箇所

PIPIS

PIS

原子炉補機冷却用海水〈凡例〉
PI ：圧力計
S ：ストレーナ
:弁「開」
:弁「閉」

〈凡例〉
PI ：圧力計
S ：ストレーナ
:弁「開」
:弁「閉」

海水ポンプ１Ａ（運転中）

海水ポンプ１Ｂ（停止中）

海水ポンプ１Ｃ
（停止中）

（Ｂ系統）

（Ａ系統）

取水ピット

漏えい時の状況

海水ポンプ１Ｄ（停止中）

海水ポンプ１Ａ（停止中）

海水ポンプ１Ｂ（停止中）

海水ポンプ１Ｃ
（運転中）

（Ｂ系統）

（Ａ系統）

取水ピット

系統切り替え後の状況

海水ポンプ１Ｄ（停止中）

伊方発電所 基本系統図＜管理区域内＞○燃料取替用水タンク
通常運転中は、非常用炉心冷却設備等の水源として待機し、定期検査時には燃料取替時の水張りに使用する。

［凡例］○蒸気発生器
原子炉で温められた高温の水を利用して別の水（２次冷却水）を蒸気に変える。

原子炉格納容器
格納容器スプレイ：緊急時に原子炉等を冷やす設備（非常用炉心冷却設備等）[放射性物質を含む]：１次冷却水の水質・水量を調整する設備（化学体積制御設備）[放射性物質を含む]：蒸気発生器でできた蒸気でタービンをまわし発電する設備（２次冷却設備）[放射性物質を含まない]

緊急時に原子炉格納容器内に注水し、内部を冷却･減圧する。
格納容器スプレイ冷却器：原子炉で発生した熱を蒸気発生器に伝える設備（１次冷却設備）[放射性物質を含む]：管理区域（高圧タービンへ）

原子炉格納容器、使用済燃料等の貯蔵、放射性廃棄物の廃棄等の場所であって、その場所の放射線が一定レベル(３月間に1.3ミリシーベルト)を超える恐れのある場所[実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１条第２項第４号に規定]

格納容器スプレイポンプ○原子炉容器
ウラン燃料を核分裂させて、その時に出る熱で水（１次冷却水）を高温にする。

緊急時に原子炉に高圧で注水し、燃料を冷却する。
高圧注入ポンプ○湿分分離加熱器
高圧タービンを出た蒸気を加熱し、蒸気中の水滴を除去する。

緊急時に原子炉に低圧大容量で注水し、燃料を冷却する。また、原子炉停止時の冷却にも使用する。

低圧タービン

余熱除去冷却器

発電機

余熱除去ポンプ
Ｍ

循環水ポンプ取水口

高圧タービン○脱塩塔
１次冷却水に溶け込んだイオン状の不純分を除去する。
○体積制御タンク
１次冷却設備への注水量を調整する。

放水口
復水ポンプ

充てんポンプ

２次冷却水を加熱し、熱効率を向上させる。

高圧給水加熱器
原子炉補機冷却水
冷却器ほかへ

主給水ポンプ○復水器
タービンをまわした蒸気を海水で冷やして水に戻す。

低圧給水加熱器○脱気器
２次冷却水中に溶け込んだ空気を除去する。

雑固体焼却設備
焼却炉
使用済
燃料

排ガスファン
フィルタ

使用済燃料ピット

管理区域内で使用した清掃用の紙や布等を焼却し、体積を減らす。

圧力計

伊方１号機

海水管の圧力検出配管からの海水漏れ

伊方発電所１号機 海水管からの漏えいおよび復旧状況【事象発生時】（写真１）

海水の漏えいが確認された箇所※（写真１）の反対から撮影【代替仕様の配管に取り替え後】（写真２）

代替仕様の配管に取り替えた箇所※（写真２）の反対から撮影【既設と同仕様の配管に取り替え後】（写真３）

既設と同仕様の配管に取り替えた箇所※（写真３）の反対から撮影

用語解説〇原子炉補機冷却用海水
原子炉補機冷却水や空調設備、非常用ディーゼル発電機を冷却するための熱交換器に供給する海水。
（１号機の非常用ディーゼル発電機は廃止済みのため通水していない※）〇原子炉補機冷却水
１次系の補機や使用済燃料ピットを冷却する冷却水（純水）。
（１号機の使用済燃料ピットに保管していた燃料のうち、使用済燃料は全て搬出済みとなっており、現在は新燃料を保管している※）〇海水ポンプ
原子炉補機冷却用海水を送水するポンプで、計４台設置されている。

〇取水ピット
原子炉補機冷却用海水を取水するためのピット。

※ １号機は廃止措置中のため、運転中のプラントとは異なる状況となっており、廃止措置の進捗状況によって今後も状況が変わってきます。周 辺 環 境 放 射 線 調 査 結 果（県環境放射線テレメータ装置により確認）
令和5年08月07日（月）（単位：ナノグレイ／時）
測定値（シンチレーション検出器） 平常の変動幅の最大値
測定局
時刻 01:50 02:00 02:10 02:20 02:30 降雨時 降雨時以外
モニタリングステーション（九町越）1717
1718204519
モニタリングポスト伊方越
1918
1819215220
愛 モニタリングポスト湊浦
2324242525
45
25
モニタリングポスト川永田
25
2525
26
26
51
26
媛
モニタリングポスト九町
34
34
34
34
36
55
35
13131313
1441
16
県 モニタリングポスト大成
モニタリングポスト豊之浦
252525262752
26
モニタリングポスト加周
25252525
27
60
27
16
16
16
17184018
四 モニタリングステーション
16161517184318
国 モニタリングポストNo.1
電 モニタリングポストNo.214141415164216
力 モニタリングポストNo.312131213143915㈱ モニタリングポストNo.414151515164417(注) 伊方発電所付近に設置しているモニタリングポスト等について記載○ 降雨の状況：有・無○ 伊方発電所の排気筒モニタ等にも異常なかった。

（参考）
1 環境放射線の測定値は、降雨等の気象要因や自然条件の変化等により変動するので、原子力規制庁の「平常時モニタリングについて（原子力災害対策指針補足参考資料）」に基づき、測定値を「平常の変動幅」と比較して評価しています。
「平常の変動幅」は、過去２年間（令和03、04年度）の測定値を統計処理した幅（平均値±標準偏差の３倍）としており、一般に、測定値が「平常の変動幅」の最大値以下であれば、問題のない測定値と判断されます。
2 環境放射線は線量(グレイ)で表されますが、一般的に、これに0.8を乗じて、人の被ばくの程度を表す線量(シーベルト)に換算しています。
例えば、線量率約20ナノグレイ／時の地点では、１年間に約0.14ミリシーベルト（ミリはナノの100万倍を表す）の自然放射線を受けることとなりますが、これは、胃のＸ線検診を１回受けた場合の４分の１程度の量です。
（放射線量の例）
自然放
射線

環境放射線による１年間の被ばく線量（例：線量率約20ナノグレイ／時の地点）
約20ナノグレイ／時×24時間×365日×0.8÷1,000,000
0.140.01
人工
放
射線

0.1

1100.05

0.66.9

胸のⅩ線集団
検診（１回）

胃のⅩ線集団
検診（１回）

胸部Ⅹ線ＣＴ（１回）

100ミリシーベルト

50
放射線業務従事者の年間線量限度（原子炉等規制法）