《 EIM型緊急遮断弁 復帰手順 》
地震後、感震器作動後の復帰手順について下記に記す。
感震器

《確認》

ツマミ

使用
試験
固定

感震器表示部 『赤色』
ツマミ 『使用』①※感震器のツマミのロックネジが緩んでいることを確認。
(ツマミ表面からﾈｼﾞ部が4mm程度ネジが出ている)
赤色 ﾛｯｸﾈｼﾞ

感震器

《作業》

使用
試験
固定

②

感震器 ツマミを固定側に回す（『固定』にセットする）※感震器表示部 『赤色』 ⇒ 『緑色』 に変わる。

緑色
防雨ｶﾊﾞｰ

《作業》

緊急遮断弁
感震器
へ

緊急遮断弁本体の『ストッパーレバー』を水平に押し下げる

ストッパーレバー③※ストッパーレバーが水平位置でロックされていることを確認する。ロックされると『カチン』と音がする。

防雨ｶﾊﾞｰ

緊急遮断弁

《作業》

感震器
へ

緊急遮断弁本体の『手動レバー』を水平まで持ち上げる④※手動レバーをストッパーレバーにロックされるまで持ち上げ、バルブを『開』の状態にする。この際多少力が必要。

手動レバー

《作業》

感震器
使用
試験
固定

⑤

感震器 ツマミを試験側に回す（『試験』にセットする）※『試験』にすることで手動レバーが落ち復旧前と同様斜めになる。また、『試験』の状態では作動表示は『赤色』。

赤色

感震器
使用
試験
固定

②～⑤を2～3回行う。
⑥ 正常に遮断できるようであれば②～④にて復旧を行ない、感震器 ツマミを使用側に回す

緑色※セット後、感震器のツマミのロックネジを締める。

⑦

復旧完了※その他製品取扱については取扱説明書をご参照下さい。

株式会社 ベンEIM-7型機械式緊急遮断弁 操作手順
操作前に緊急遮断弁の配管系統の破損状況を必ず確認してください。壊れたまま弁開すると、水が流失します。
作動確認試験（点検）される場合は、手順１操作後、手順５から操作をはじめてください。
[弁開復帰の方法]
手順 １．感震器のツマミのロックネジを㊉ドライバーで反時計回りに、３～４回転させゆるめてください。（左下図①）
このロックネジをゆるめると、ツマミをまわすことができます。
手順 ２．感震器リセット：感震器のツマミを「使用」から「固定」の位置までまわしてください。（左下図②）
手順 ３．増幅器リセット：増幅器のレバーを上にカチンと音がするまで上げてください。（左下図③）
増幅器のレバーが上がった状態で保持できているか確認してください。
手順 ４．遮断弁リセット（弁開）：遮断弁本体付属の専用復帰ハンドルを蝶ネジをゆるめて取外し、遮断弁駆動部の手動軸に取付けて、駆動部上部にある開度表示計を確認しながら、「開完了」の範囲に矢印がくるように復帰ハンドルを時計回りに約１０回転（40Ａ～125Ａ）／約９回転(150A～200Ａ）してください。（右下図④）※（日除けカバー付の場合、日除けカバー上部の蝶ネジをゆるめ、フタを取ってから確認してください。）！ 注意１：手動軸を上記回転数超えてまわすと、駆動部破損の恐れがあります。（付属以外のハンドルの使用はやめてください。）
２：復帰ハンドルを回している時は、感震器のツマミと増幅器のレバーには触らないでください。
３：復帰ハンドルを使用した後は、必ず手動軸から外してください。（遮断弁作動時、手動軸は高速回転します。）[作動確認試験（点検）]手順 ５．作動確認：感震器のツマミを「試験」位置までまわすことで、遮断弁を弁閉することができます。
感震器のツマミを「試験」位置まで回し、正常に弁閉できるか確認してください。（左下図⑤）！ 注意：遮断弁弁閉時に駆動部の手動軸が高速回転するので、手動軸に復帰ハンドルがないことを確認してください。

手順 ６．作動確認テストを２～３度行います。

手順 ５：ツマミを「試験」位置に回し作動確認（弁閉）手順 ２：ツマミを「固定」位置に回し感震器リセット
手順 ３：増幅器レバーを上げ増幅器リセット
手順 ４：復帰ハンドルで手動軸を回す（弁開）[遮断弁弁開・感震器警戒状態へ]手順 ７．手順５→２→３の操作後、手順４の操作で遮断弁を弁開状態にします。
手順 ８．感震器のツマミを「使用」位置までまわします。感震器は地震警戒状態となります。（左下図⑧）！ 注意1：感震器のツマミが「固定」位置の状態で放置すると、地震が発生しても感震器は作動せず、遮断弁も弁閉しません。
感震器のツマミは、最後は必ず「使用」の位置にしてください。
注意2：復帰ハンドルは元の位置に戻して、蝶ネジで取付けてください。

手順 ９．ツマミのロックネジを㊉ドライバーで時計回りに締めて固定し、復帰操作完了です。（左下図⑨）
フタ感震器
遮断弁駆動部⑤⑧

蝶ネジ開度表示計

手動軸②

日除けカバー（オプション）
ロックネジ①＆⑨

ツマミ
増幅器

蝶ネジ
④③増幅器のレバー
レバーをあげる

復帰ハンドルは遮断弁本体から取外してから使用してください。
使用後は元の位置に戻してください。

復帰ハンドルEIM-7型機械式緊急遮断弁 操作手順（二台制御用）
操作前に緊急遮断弁の配管系統の破損状況を必ず確認してください。壊れたまま弁開すると、水が流失します。
作動確認試験（点検）される場合は、手順１操作後、手順５から操作をはじめてください。
[弁開復帰の方法]
手順 １．感震器のツマミのロックネジを㊉ドライバーで反時計回りに、３～４回転させゆるめてください。（左下図①）
このロックネジをゆるめると、ツマミをまわすことができます。
手順 ２．感震器リセット：感震器のツマミを「使用」から「固定」の位置までまわしてください。（左下図②）
手順 ３．増幅器リセット：増幅器のレバーを上にカチンと音がするまで上げてください。（左下図③）
増幅器のレバーが上がった状態で維持できているか確認していください。
手順 ４．遮断弁リセット（弁開）：遮断弁本体付属の専用復帰ハンドルを蝶ネジをゆるめて取外し、遮断弁駆動部の手動軸に取付けて、駆動部上部にある開度表示計を確認しながら、「開完了」の範囲に矢印がくるように復帰ハンドルを時計回りに約１０回転（40Ａ～125Ａ）／約９回転(150A～200Ａ）してください。（右下図④）※（日除けカバー付の場合、日除けカバー上部の蝶ネジをゆるめ、フタを取ってから確認してください。）！ 注意１：手動軸を上記回転数超えてまわすと、駆動部破損の恐れがあります。（付属以外のハンドルの使用はやめてください。）
２：復帰ハンドルを回している時は、感震器のツマミと増幅器のレバーには触らないでください。
３：復帰ハンドルを使用した後は、必ず手動軸から外してください。（遮断弁作動時、手動軸は高速回転します。）[作動確認試験（点検）]手順 ５．作動確認：感震器のツマミを「試験」位置までまわすことで、遮断弁を弁閉することができます。
感震器のツマミを「試験」位置まで回し、正常に弁閉できるか確認してください。（左下図⑤）！ 注意：遮断弁弁閉時に駆動部の手動軸が高速回転するので、手動軸に復帰ハンドルがないことを確認してください。

手順 ６．作動確認テストを２～３度行います。

手順 ５：ツマミを「試験」位置に回し作動確認（弁閉）手順 ２：ツマミを「固定」位置に回し感震器リセット
手順 ３：増幅器レバーを上げ増幅器リセット
手順 ４：復帰ハンドルで手動軸を回す（弁開）[遮断弁弁開・感震器警戒状態へ]手順 ７．手順５→２→３の操作後、手順４の操作で遮断弁を弁開状態にします。
手順 ８．感震器のツマミを「使用」位置までまわします。感震器は地震警戒状態となります。（左下図⑧）！ 注意1：感震器のツマミが「固定」位置の状態で放置すると、地震が発生しても感震器は作動せず、遮断弁も弁閉しません。
感震器のツマミは、最後は必ず「使用」の位置にしてください。
注意2：復帰ハンドルは元の位置に戻して、蝶ネジで取付けてください。

手順 ９．ツマミのロックネジを㊉ドライバーで時計回りに締めて固定し、復帰操作完了です。（左下図⑨）
フタ
感震器
MG‐03

遮断弁駆動部②

蝶ネジ開度表示計⑤⑧

ツマミ
ロックネジ①＆⑨

手動軸
日除けカバー（オプション）
二台制御器
蝶ネジ
増幅器

増幅器のレバー③ レバーをあげる

復帰ハンドルは遮断弁本体から取外してから使用してください。
使用後は元の位置に戻してください。

④復帰ハンドルEIM-7型機械式緊急遮断弁 操作手順(250A/300A用）
操作前に緊急遮断弁の配管系統の破損状況を必ず確認してください。壊れたまま弁開すると、水が流失します。
作動確認試験（点検）される場合は、手順１操作後、手順５から操作をはじめてください。
[弁開復帰の方法]
手順 １．感震器のツマミのロックネジを㊉ドライバーで反時計回りに、３～４回転させゆるめてください。（左下図①）
このロックネジをゆるめると、ツマミをまわすことができます。
手順 ２．感震器リセット：感震器のツマミを「使用」から「固定」の位置までまわしてください。（左下図②）
手順 ３．増幅器リセット：増幅器のレバーを上にカチンと音がするまで上げてください。（左下図③）
増幅器のレバーが上がった状態で維持できているか確認していください。
手順 ４．遮断弁リセット（弁開）：遮断弁本体付属の専用復帰パイプを蝶ネジをゆるめて取外し、遮断弁駆動部の手動軸に挿入し、駆動部上部にある開度表示計を確認しながら、「O」の位置に矢印がくるように復帰パイプを必ずオープン方向（時計回り）に約１．３回転してください。（右下図④）（復帰パイプがレリーズまたは障害物にあたる場合は、一度復帰パイプを抜いて、反対側から再度挿入して回してください。）！ 注意１：復帰パイプを約1.3回転超えてまわすと、駆動部破損の恐れがあります。（付属以外のパイプの使用はやめてください。）
２：復帰パイプを回している時は、感震器のツマミと増幅器のレバーには触らないでください。
３：復帰パイプを使用した後は、必ず手動軸から外してください。（遮断弁作動時、手動軸は高速回転します。）
４：復帰パイプを逆方向（反時計）に回すと破損します。

[作動確認試験（点検）]手順 ５．作動確認：感震器のツマミを「試験」位置までまわすことで、遮断弁を弁閉することができます。
感震器のツマミを「試験」位置まで回し、正常に弁閉できるか確認してください。（左下図⑤）！ 注意：遮断弁弁閉時に駆動部の手動軸が高速回転するので、手動軸に復帰パイプがないことを確認してください。

手順 ６．作動確認テストを２～３度行います。

手順 ５：ツマミを「試験」位置に回し作動確認（弁閉）手順 ２：ツマミを「固定」位置に回し感震器リセット
手順 ３：増幅器レバーを上げ増幅器リセット

手順 ４：復帰パイプで手動軸を回す（弁開）[遮断弁弁開・感震器警戒状態へ]手順 ７．手順５→２→３の操作後、手順４の操作で遮断弁を弁開状態にします。

手順 ８．感震器のツマミを「使用」位置までまわします。感震器は地震警戒状態となります。（左下図⑧）！ 注意1：感震器のツマミが「固定」位置の状態で放置すると、地震が発生しても感震器は作動せず、遮断弁も弁閉しません。
感震器のツマミは、最後は必ず「使用」の位置にしてください。
注意2：復帰ハンドルは元の位置に戻して、蝶ネジで取付けてください。

手順 ９．ツマミのロックネジを㊉ドライバーで時計回りに締めて固定し、復帰操作完了です。（左下図⑨）④感震器レリーズ

手動軸⑤⑧ロックネジ①＆⑨

増幅器のレバー③ レバーをあげる

遮断弁駆動部

②

復帰パイプ

開度表示計

ツマミ
増幅器

蝶ネジ

復帰パイプは遮断弁本体から取外してから使用してください。
使用後は元の位置に戻してください。

復帰パイプ

EIM-11型機械式緊急遮断弁 操作手順
操作前に緊急遮断弁の配管系統の破損状況を必ず確認してください。壊れたまま弁開すると、流体が流失します。
作動確認試験（点検）される場合は、手順１操作後、手順５から操作をはじめてください。
[弁開復帰の方法]
手順 １．感震器のツマミのロックネジを㊉ドライバーで反時計回りに、３～４回転させゆるめてください。（左下図①）
このロックネジをゆるめると、ツマミをまわすことができます。
手順 ２．感震器リセット：感震器のツマミを「使用」から「固定」の位置までまわしてください。（左下図②）
手順 ３．増幅器リセット：増幅器レバーを下にカチンと音がするまで押し下げてください。（左下図③）
増幅器レバーが下がった状態で保持できているか確認してください。
手順 ４．遮断弁リセット（弁開）：遮断弁本体の復帰レバーを押し下げ、弁開位置で保持できれば遮断弁弁開状態です。（左下図④）[作動確認試験（点検）]手順 ５．作動確認：感震器のツマミを「試験」位置までまわすことで、遮断弁を弁閉することができます。
感震器のツマミを「試験」位置まで回し、正常に弁閉できるか確認してください。（左下図⑤）！ 注意：「試験」位置に回す前に、増幅器レバー・復帰レバー・レバー軸の切替り時に、可動を拘束するような物がないことを確認してください。弁閉（遮断）する時は、増幅器レバー・復帰レバー・レバー軸は瞬時に弁閉位置に可動します。
人の手などに当った場合、怪我をする恐れがありますので注意してください。

手順 ６．作動確認テストを２～３度行います。

手順 ５：ツマミを「試験」位置に回し作動確認（弁閉）手順 ２：ツマミを「固定」位置に回し感震器リセット
手順 ３：増幅器レバーを押し下げ増幅器リセット
手順 ４：遮断弁復帰レバーを押し下げる。（弁開）[遮断弁弁開・感震器警戒状態へ]手順 ７．手順５→２→３の操作後、手順４の操作で遮断弁を弁開状態にします。
手順 ８．感震器のツマミを「使用」位置までまわします。感震器は地震警戒状態となります。（左下図⑧）！ 注意1：感震器のツマミが「固定」位置の状態で放置すると、地震が発生しても感震器は作動せず、遮断弁も弁閉しません。
感震器のツマミは、最後は必ず「使用」の位置にしてください。
注意2：復帰ハンドルは元の位置に戻して、蝶ネジで取付けてください。

手順 ９．ツマミのロックネジを㊉ドライバーで時計回りに締めて固定し、復帰操作完了です。（左下図⑨）
レリーズ
復帰レバー可動範囲⑤⑧②

感震器

遮断弁本体部

レバー軸可動範囲

ツマミ

ロックネジ①＆⑨

レバー軸

復帰レバー
（弁閉位置）④復帰レバーを押し下げる。

作動時のレバー位置
増幅器レバー③増幅器レバーを押し下げる。
増幅器
増幅器レバー可動範囲
保持時のレバー位置
増幅器レバー

復帰レバー（弁開位置）

認してください。壊れたまま弁開すると、流体が流失します。