非接触形片切スイッチ

電圧フリータイプ

タッチレススイッチ

不特定多数の人が操作する場所や濡れた手・汚れた手で操作する場所に設置するスイッチにおすすめです。

本体検知部の正面に手を近づけるだけで、ON・OFF操作ができる非接触形スイッチです。

工場、倉庫、コンビニ、スーパーのバックヤード

台所、洗面所など

多くの人が使うスイッチに触れることなく照明のON･OFFができます。

ぬれた手や、物を持っていてもスイッチに触れることなく照明のON･OFFができます。

病院、老人ホーム、ケアホーム、グループホーム等のトイレ、脱衣所などオフィスの会議室・執務室・給湯室・休憩室など多くの人が使うスイッチに触れることなく照明のON･OFFができます。

本商品の特長■検知部（円の中心部）の正面約8cmの位置に手をかざすとスイッチのON･OFFができます。

■既設の片切スイッチから取り替えることができます。

東芝ライテック株式会社に触れず
F!
ON・OFタッチレススイッチ
タッチレススイッチ

赤外線センサを利用した非接触形スイッチです。
スイッチ本体の検知部の正面に手を近づけるだけで、スイッチのON・OFFができます。
特長●”触れずに”スイッチをON･OFF

スイッチの検知部（黒い窓部）の正面に約 8cm ほど手を近づけるだけで ON･OFF ができます。

●既設の片切スイッチと交換可能

2 線式片切スイッチから取り替えができます。

●音でスイッチ動作を確認

オンで「ピッ」、オフで「ピピッ」。
内蔵のブザー音でスイッチの動作確認ができます。
（ブザー音は、切替スイッチで無音にもできます）●暗くても安心。オフピカ機能

スイッチ・オフのときは内蔵 LED ランプ（グリーン色）が点灯。スイッチの場所がすぐわかります。

●電圧フリー（AC100V～AC242V）対応

AC100V ～ AC242V まで 1 つの製品で対応ができます。
（電圧フリータイプ）●バリアフリー対応

操作に力がいらないので、ご高齢者やお体の不自由な方でも簡単にスイッチの ON・OFF ができます。

適合負荷接続できる負荷容量

定格電圧AC100V

白熱灯 ※2蛍光灯

20W～240W
32W～120W

定格電流合計2.4A以下、かつ突入電流合計が合計60A以下 ※1LED

40W～480W
64W～240W

蛍光灯（インバータ形） 32W～100W
各種4灯まで蛍光灯（電球形）※3

ご注意

下記の照明器具、換気扇は使用できません。
• 人感センサー、温度センサー等の制御回路を内蔵しているもの。
• HIDなどの放電灯照明器具。
• 換気扇。

AC200V/AC242V

64W～200W
各種8灯まで※1 入力電流の合計が2.4A以下、かつ突入電流の合計が60A以下になるようにしてください。
各種器具や電球ごとの接続台数を確認したい場合は、当社ホームページ（以下URL）の人感スイッチLED接続台数よりご確認ください。
https:/ /www.tlt.co.jp/tlt/products/wiring/switch/motion_sensors/※2 白熱灯は1灯あたり100W以下でご使用ください。※3 電球形蛍光灯は1灯あたり白熱灯の100W相当以下でご使用ください。

◆H

タッチレススイッチ（非接触形）片切
電圧フリー
WDG3821¥9,800 ○●照明専用 ●定格電流2.4A
梱 （1）●定格電圧AC100V～AC242V ●◯10
●オフピカ機能付 ●ニューホワイト色●送り端子なし● 適合プレート WDG5111（WW）￥130 ○（別売）価格後ろの印説明

42.5252321●配線図（8）33.5●仕電源（定格電圧AC100V～AC242V）

～照明

91.5

11210183.5（取付ピッチ）●寸法図○：在庫対応品

施工上のご注意●このスイッチは、屋内専用で－10℃～＋35℃の範囲で使用するように設計されています。
次の場所には取り付けないでください。
故障や事故の原因になります。
・ストーブなどの暖房器具の真上やその付近。
・浴室など、特に湿度の高いところ。 ・水や、薬品がかかるおそれのあるところ。
・有毒ガスや、ほこりが特に多いところ。 ・冷蔵、冷凍倉庫など、スイッチ表面に結露、着霜が発生するところ。
●太陽光の赤外線による誤作動を避けるため、スイッチに太陽光が直接入る場所への施工はおやめください。 ●他スイッチと連接すると、連接したスイッチを操作した際にタッチレススイッチが検知する場合があります。 ●適合負荷容量を超えて使用しないでください。
スイッチの温度が上昇し、故障の原因になります。 ●負荷側または負荷配線を短絡させないでください。
内部電子素子が破損し使用不可になります。 ●メガ測定はこのスイッチをはずして測定してください。
サージ保護素子等の劣化や破壊の原因になります。 ●投げたり落としたりしないでください。
機構部や電子素子破壊による故障の原因になります。 ●スイッチの操作方法は使用方法を参照してください。 ●電気工事士法によりこのスイッチの施工は電気工事士でなければできません。

●プレート組合わせ例

2－M3.5●スイッチ組合わせ例

様

定 格 電 流 ・定 格 電 圧 2.4A AC100V～AC242V
突 入 電 流 上 限 値 60A

定格周波数・適合負荷 50/60Hz・照明専用
消費電2mA以下流 ※ スイッチの動作を確保するため消灯時も約2mAの電流を検知距

離 検知部前方約8cm以内

検知方必要とします式 赤外線反射式

動作確認ブザー音

近接センサー検知時、ON時“ピッ”、OFF時“ピピッ”（音の有/無はスイッチで切替可能）

使 用 周 囲 温 度 -10℃ ～35℃

※タッチレススイッチを連接でご使用の場合、誤作動の原因となりますので、単独（1 連）でのご使用をおすすめします。
連接でご使用の場合や、下段のブランクチップをスイッチへ変更してご使用いただく場合は、電設資材カタ
ログ（D－112）42 ページに掲載しておりますワイド・アイスイッチカバー用抗菌・抗ウイルスシールとの組み合わせのご使用をおすすめします。

「安全上のご注意」、
また「ご使用上の注意」
については、取扱説明書に明記している内容をよくお読みの上、安全に正しくお使いください。
保証とアフターサービスについては総合カタログやホームページよりご確認ください。

「東芝ライテック商品ご相談センター」0120-66-1048◎携帯電話などからのご利 用 は（通話料無料）

046-862-2772︵有料︶

お 買 い物・使 い方・修理のご相談は◎FAX

東芝ライテック株式会社〒212-8585

9：00－18：00（日曜、祝日、年末年始を除く）

0570-000-661 ●利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

●外観・仕様は、改良のため変更することがありますのでご了承ください。
●商品の色は印刷の具合で実物とは若干異なる場合があります。

システムライティング部

受付時間●お客様からご提供いただいた個人情報は、ご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。

お買い上げは親切とサービスをお届けする当店で照明制御システム担当

神奈川県川崎市幸区堀川町７２番地３４

https://www.tlt.co.jp/

本チラシ掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

このチラシの内容は2024年4月現在のものです。

C4392-20424

TLT