BM-12SR,13SR,14SR Type Ball Valve Type Spring Return Motor Valve

BM-12SR,13SR,14SR 型 スプリングリターンボール式電動弁（通電開、本体青銅製、標準ネック形）
製品記号 BM12SR-J
BM13SR-J（通電開、本体青銅製、ロングネック形）

二方弁・オンオフ制御用
水道法性能基準適合品（BM-12SRN型（呼び径15～25）、BM-13SRN,14SRN型）

スプリングリターンボール式電動弁は、駆動部への通電、停電の切換操作によって弁開、弁閉します。
流れ方向自由という電動弁の特長と、2線式で制御できる電磁弁の簡便さを併せ■特BM14SR-D（通電開、本体ステンレス鋼製、標準ネック形）

長● 電磁弁と同じ 2 線式で制御が可能です。

していますので、耐久性に優れています。

● 流れ方向、取付方向（屋内）が自由です。

● 遮断目的の用途に使用できます。

● ボールはステンレス鋼（SUS316）を採用■仕 様
停電時弁閉、通電時弁開注

作動

もった、ボール式電動弁です。BM-12SR
型は、はん用、BM-13SR型はロングネック

形式

標準ネック形

ロングネック形

標準ネック形型式)4:9型)4:9型)4:9型

BM12SR-J

BM13SR-J

製品記号形、BM-14SR型は本体ステンレス鋼製で

〜

呼び径それぞれオンオフ制御に使用します。

適用流体

水・油注・空気・気体・液体−〜℃（凍結不可）

流体温度

〜47H

適用圧力−〜℃

周囲温度

（標準状態）
以下
水・油：なし（圧力計目視）、空気・ガス：T3TPU

許容漏洩量

10:9J ねじ端接続
本体

材質

CAC406

SCS13

ボール:<:

水圧にて 47H

本体耐圧性能(*=（/a）又は(*=（/a）専用電圧

定格電圧

定格電圧 ±％

許容電圧変動範囲

=(（(*=）

定格容量BM-12SR型

BM14SR-D〜(*=：(、=：(定格電流(*=：(、=：(起動電流

弁開時間： 秒以下（/a）、弁閉時間：〜 秒注

開閉時間

弁開動作と弁閉動作の作動間隔は  分以上注

作動間隔

,種

絶縁種別
時間定格

連続耐電圧

(*=TPU
4Ω以上

絶縁抵抗
過負荷保護

インピーダンスプロテクト

保護構造

防沫形（07相当）注
付（駆動部上側）

手動機構

注．通電時弁閉、停電時弁開の)4:9*:9*:9*型も製作しています。
注．燃料油及び軽油用の場合は、ご使用先（国土交通省、防衛省など）によっては本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認願います。
注．水道法性能基準適合品の)4:95型（呼び径〜）、)4:95:95型も製作しています。
注．弁閉時間は連続通電時間により変動します。分以上連続通電後：〜秒、分以内連続通電後：秒以下
注．高頻度（作動間隔分以内）で使用した場合、作動音が大きくなったり、製品寿命が短くなる場合があります。
注．屋外設置の場合、縦配管取付及び直射日光を避けてください。
注．開閉信号接点付（無電圧）も製作しています。

BM-13SR型■寸法表ｄD

LL1G

Cv値

H

質量（kg）

H

質量（kg）

H

10／

−−−−15／

20／（） 

25



注．
（

●㻙㻓Hz時14BM-14SR型



赤電源

使用しない線（60Hz時の白）は必ず絶縁処理してご使用ください。

/

黒電源ケーブル（=*;-）TT×TT

電源ケーブル（=*;-）TT×TT

電源ケーブル（=*;-）TT×TT

9JK

9JKφ+φ+.

φ+33.

絶縁処理

/

白.

電源/

黒BM-13SR型

BM-12SR型

赤質量（kg））
内は)4:9型の場合■結線図●㻘㻓Hz時BM-14SR型

呼び径

■構造図

白

BM-13SR型

電動弁

BM-14SR型（TT）

BM-12SR型

3
33
3S240148A 405

DATA/Motor Valve

資料/電動弁設置上のポイント

図1.

配管例略図

注意

バイパス配管あり設置時や運転に関する注意事項は、それぞれ別に用意された取扱説明書をご覧ください。

バイパス配管なし

電動弁

電動弁

ＫＹ型
ストレーナ

ＫＹ型ストレーナ

止弁

止弁止弁

バイパス止弁排出管止弁

ブロー用止弁

■選定、設置上のポイント

1. 電動弁の一次側にストレーナを取り付けてください。
（図 1 参照）

図2.

※網目：国土交通省仕様は、水用40メッシュ以上、蒸気用80メッシュ以上。
（気体用は、80メッシュを推奨します。
）

2. 運転を止められない装置の場合、電動弁の一次側から二次側へのバイパス配管（止弁を設ML型電動弁モータ部取付姿勢正立状態置）を設けてください。
（図1参照）可可また、バイパス配管を設置しない場合は、電動弁の一次側止弁手前に主管から分岐したブロー用止弁を設置し、フラッシングができるようにしてください。

3. 取付姿勢は、水平配管にモータを上にした正立、又は、縦配管に使用できます。
（図2参照）
ただし、縦配管に使用する場合、呼び径 80以上は特にメンテナンススペースを考慮してください。

4. 操作スイッチ1個から2台以上の電動弁を並列結線する場合には外部にリレーを設けて、リ可不不可レーの接点を介して操作してください。

5. 電動弁の周囲温度は各製品の仕様範囲内で使用してください。
また、モータに悪影響を与える過度の湿気や塵埃の発生場所、腐食性ガス・引火性ガスの発生場所では使用しないでください。
正立状態

不可あります。機器などの保護のためレリーフ弁を取り付けることを推奨します。
（図3参照）

不7. 流体が液体の場合、弁閉止時の周囲温度による熱膨張により、配管内が昇圧する場合が可

6. 蒸気用の場合は、配管系にスチームトラップを取り付けてください。

8. ML型電動弁は、流体の流れ方向と製品に示す流れ方向の矢印を合わせて取り付けてください。

9. 分解点検時には、スペースが必要です。必ずメンテナンススペースを確保してください。
※メンテナンススペースについては、製品個々の取扱説明書にてご確認ください。

電動弁

10. 電動弁には、配管の荷重や無理な力・曲げ及び振動がかからないよう配管の固定や支持をしてください。

11. 凍結の恐れがある場合は、水抜きや保温などをしてください。

図3.

レリーフ弁取付例略図※レリーフ弁逆止弁

14※熱膨張などで昇圧が予想される場合は、レリーフ弁を取り付けてください。

電動弁

油タンク

ＫＷ型
複式ストレーナ

ポンプ

S240148A 421