MRS-4 Type Series Emergency Shut off Motor Butterfly Valve（スプリング閉式）
MRS-4 型シリーズ 電動バタフライ式緊急遮断弁（スプリング閉式） 製品記号 MRS4-M
MRS4C-M（スプリング閉式、ナイロンコーティング）
水道法性能基準適合品（MRS-4N,4CN型）

受水槽

高置水槽

受水槽の緊急遮断システムに使用する、電動式の緊急遮断弁です。感震器内
蔵の CB 型制御盤と組み合わせて使用します。
弁形状がバタフライ式のため、小型・給水分岐管 など■特長● 小型・軽量により、既存水槽にも取付● 接液部分に、錆びない材質を使用してけが容易に行えます。

■仕います。

様
はん用品

種類

軽量で取付けスペースの削減及び施工が容易です。

ナイロンコーティング

オンオフ作動（停電時弁閉ばね作動、電源復帰時自動で弁開）

作動
型式

MRS-4 型

製品記号MRS4-M

MRS-4C 型
MRS4C-M

呼び径40 〜 125 注 1．

50 〜 125 注 1．

適用流体

水注 2．

流体温度

0 〜 60℃（凍結不可）

適用圧力

1.0MPa 以下

許容漏洩量なし（圧力計目視）

定格電圧AC100V 又は AC200V 50/60Hz

保護構造

防雨形（IP54 相当）注 3.

絶縁・時間定格

E 種・30 分

周囲温度− 10 〜 50℃
ウエハー形（JIS 5K,10K フランジ対応）

端接続

FCD（エポキシ焼付塗装）

材質

本体
弁体

FCD（ナイロンコーティング）
SCS

シート

NBR
水平配管に正立取付取付姿勢
本体耐圧性能水圧にて 1.75MPa

保護装置

サーマルスイッチ付

付属機構

リミットスイッチ（弁開閉側、無電圧接点信号）、スペースヒータ

注 1．呼び径 150 〜 300 も製作しています。詳細についてはお問い合わせください。
注 2．給水装置に使用する場合は、水道法性能基準適合品の MRS-4N,4CN 型をご使用ください。
注 3．屋外設置の場合は、直射日光を避けてください。
注 4．水道法性能基準適合品（MRS-4N,4CN 型）も製作しています。

■寸法表

（mm）

呼び径dDLHGKW1W2

質量（kg）

4045803541861205191

7113.55056904342468205191

71

146569115

46437

7920519171

14.58084

12646442

86205

191

71

15100

104

14652521103205191

711712513018156545

118205191

7119.5※配管接続用ボルト・ナット寸法は 400 頁をご参照ください。

■電流値／開閉時間表
MRS-4型

起動電流100/200V（A）

■構造図
Ｋ

Ｗ2

Ｗ1

端子ボックス

ＨＧ3/4（入線口）

φＤφｄＬ392 S240148A

40～80

100～1250.55/0.28 0.55/0.28
1.25/0.65

弁閉時間

約3秒

約5秒

弁開時間50/60Hz（秒）

18/15

36/30

注．MRS-4N,4CN 型の電流値/開閉時間は異なります。

開度表示計

Ｇ

緊急遮断弁

13

呼び径
定格電流100/200V（A）

CB-E,M Type Control Board for Emergency Shut off Valve（遮断弁制御台数：2台、電磁式用）
製品記号 CBE12-N
CBE14-N（遮断弁制御台数：4台、電磁式用）

CB-E,M 型 緊急遮断弁用制御盤

CBM12A-N（遮断弁制御台数：2台、MT型電動式用）
CBM14A-N（遮断弁制御台数：4台、MT型電動式用）
CBM12B-N（遮断弁制御台数：2台、MR型電動式用）
CBM14B-N（遮断弁制御台数：4台、MR型電動式用）

緊急遮断システム用
受水槽の緊急遮断システムに使用す■特長

る、感震器・バッテリー内蔵の制御盤で● 制御盤 1 台で、緊急遮断弁 2 台又は 4 台● 内蔵バッテリーにより、停電しても約す。地震による感震器作動で緊急遮断弁まで制御可能な機種を取り揃えていま5 時間緊急遮断システムを維持します。に閉止を出力します。

す。

緊急遮断弁が、電磁式の場合は、DC24Vの遮断弁閉止を出力します。緊急遮断弁■仕様（標準制御盤）
EIT型用

CB-E12 型

CB-E14 型

MT型用

CB-M12A 型

CB-M14A 型

グリターン式用を除き DC24V の遮断弁

MR型用

CB-M12B 型

CB-M14B 型

開の信号を出力していますが、感震器作

EIT型用

CBE12-N

CBE14-N

MT型用

CBM12A-N

CBM14A-N

MR型用

CBM12B-N

CBM14B-N

が、電動式の場合は、平常時はスプリン

動時は極性を切り換えて遮断弁を閉止します。

型式

製品記号2台

対応緊急遮断弁台数

4台

また、緊急遮断弁閉止時はポンプ停止

受電電源も出力し、システムの状態も常時ランプ

定格容量80VA

保護等級

屋外・屋内兼用（IP44）

表示します。

AC80 〜 220V フリー電源

落雷対策

電源装置にサージ吸収回路内蔵

バックアップ電源

DC24V（シール鉛電池、12V2 個直列接続）※

バックアップ時間

約 5 時間充電方式（方法）

常時充電方式（トリクル充電回路組込み）

内蔵電池※

CB-E12 型：PE12V 0.8Ah（3 年毎交換）
CB-E14、M12A、M12B、M14A、M14B 型：NP2.3-12（3 年毎交換）

感震器

作動加速度：200 ガル（震度 5 強相当）

出力遮断弁制御出力

DC24V ※
無電圧 c 接点出力………1 回路

ポンプ保護信号無電圧 c 接点出力………2 回路表示

外部警報信号

無電圧、感震器作動時 ON 接点

復帰スイッチ

押しボタンスイッチ（感震器リセット用）

受電表示

緑色 LED ランプ表示

感震器作動

橙色 LED ランプ表示

遮断弁開閉表示

弁開表示：緑色 LED ランプ 1 個（2 台一括表示） 弁開表示：緑色 LED ランプ 2 個（2 台一括表示）
弁閉表示：赤色 LED ランプ 1 個（2 台一括表示） 弁閉表示：赤色 LED ランプ 2 個（2 台一括表示）

注 1．外径寸法は同じですが制御遮断弁の数により、表示ランプの数及び配置が異なります。
注 2．遮断弁制御出力は、電磁緊急遮断弁閉止の場合はDC24Vの出力、電動緊急遮断弁の場合は極性切り替えによる開閉となります。
注 3．電磁緊急遮断弁用は、バックアップ電源無しのAC 制御停電時閉の制御盤も製作しています。
注 4．遮断弁の開閉表示ランプは、1 台ごとの個別表示用も製作しています。
※ MRS 型（スプリング復帰式）への制御出力は、AC100 又は200Vとなり、バックアップ電源は内蔵されません。また、制御盤型式はCB-M□□ S 型となります。

■外形図

530350105272752535025400

図は遮断弁２台用です。
（４台用の寸法は同一）

注意

質量 26kg型の質量です。
（CB-E14
他型式はお問い合わせください。）

バックアップ電源（内蔵電池）の交換は３年ごとに必要です。内蔵電池が消耗していますと、作動しない恐れがあります。詳しくは最寄りの弊社営業所までお問い合わせください。

S240148A 393

緊急遮断弁用制御盤

134-φ13（裏側）Emergency Shut off System for Water receiving tank

受水槽用緊急遮断システム
受水槽 高置水槽 給水分岐管 など

緊急遮断システムフローチャート

緊急遮断システムの構成
緊急遮断弁型式‫ע‬ᩗႳᙻ

‫ע‬ᩗज़ჷ

復帰方法

頁

EIM 型機械式緊急遮断弁

手動復帰

394 〜 396

EIT 型電磁緊急遮断弁

手動復帰

389

MT 型電動緊急遮断弁（玉形弁式）

自動復帰

390

MR 型電動緊急遮断弁（バタフライ式）

自動復帰

391 〜 392

緊急遮断弁用制御盤型式‫ע‬ᩗज़ჷᘙᅆ
ᢚૺࡰ᧍ᜩ‫̮إ‬ӭЈщίᩓᄬὉᩓѣὸ

CB 型緊急遮断弁用制御盤

ᢚૺࡰ᧍ᘙᅆᢚૺࡰ᧏ᘙᅆෞ

ἯὅἩ
ͣഥ̮ӭ

■システム配管例‫ܤ‬μᄩᛐ

遮断弁対応台数頁

1 台，2 台又は 4 台393㧏⨠Ềᵬ䛾㞹☚ᘒ㧏⨠Ềᵬ㻃✭Ẵᢜᘒཧ䛵㻃ྺᤴẴᘒ㻃㐵᩷ᘒ㐵᩷ᘒ㻃ೞ఺ࡸዬ࣯ᢚૺࡰ ᩓᄬዬ࣯ᢚૺࡰ ᩓѣዬ࣯ᢚૺࡰᥥỀ䝡䝷䝛ज़ᩗ֥἖ἰἱદ˺ज़ᩗ֥ἼἍἕἚᏽỀనᘒ㐵᩷ᘒᥥỀ䝡䝷䝛䜎䜐㻃ུỀᵬज़ᩗ֥ἼἍἕἚ৖ѣἾἢὊὉἡὅἛἽ ৖ѣἾἢὊદ˺ ᢚૺࡰᐯѣࣄ࠙દ˺Ệềࡰ᧏Ệềࡰ᧏■遮断弁の設置台数例ᢚૺࡰ᧍ᘙᅆෞᢚૺࡰ᧏ᘙᅆ

1槽式水槽の場合（機械式）【遮断弁1台】と【感震器1台】

ἯὅἩͣഥ̮ӭᚐᨊ

特㐵᩷ᘒ
វ㟀ჹ

長

1. 瞬時に作動
感震器の作動により、瞬時に遮断しますので、水槽の水を確実に確保できます。

䝡䝷䝛โᚒ┑Ḿᘒ※感震器の作動加速度は 200 ガル『震度 5 強相当』

※機械式は感震器、駆動部がメカニカルタイプですので、外部動力設備（電気・油圧・空気圧など）、機器が不要です。
（開閉信号用スイッチ付を除く）

4. 新設・既設を問わず取付け可能
水槽の材質を問いません。
また、水槽出口の直近に設置するだけなので、新設・既設の水槽に取り付けられます。
5. 遮断弁閉止と同時にポンプも停止
給水ポンプの保護として、ポンプ空転防止出力を標準で設けています。
6. 赤水対策で衛生的遮断弁本体材質は錆に強いステンレス鋼製、又は青銅製を選択できます。
※機械式（バタフライ弁式）の本体材質は FCDポリウレタン焼付塗装又はFCDナイロンコーティングで、接液部はEPDM・ステンレス鋼製で構成されています。
※バタフライ式電動緊急遮断弁の本体材質はFCDポリウレタン又はエポキシ焼付塗装及びFCDナイロンコーティングで、接液部はEPDM又はNBR・ステンレス鋼製で構成されています。

388 S240148A

䝙䝰䜱䜻䝚䝯
䜼䝫䜨䝷䝌

䝡䝷䝛

㐵᩷ᘒ

1槽式水槽が2基の場合（電磁式）【遮断弁4台】と【制御盤1台】
㐵᩷ᘒโᚒ┑㻃

ུỀᵬ㻃
䝡䝷䝛㻃
โᚒ┑㻃

Ḿᘒ㻃

䝙䝰䜱䜻䝚䝯㻃 㐵᩷ᘒ㻃䜼䝫䜨䝷䝌㐵᩷ᘒ㻃Ḿᘒ㻃䝙䝰䜱䜻䝚䝯㻃
䜼䝫䜨䝷䝌

緊急遮断弁

13

2. 復帰操作が簡単
感震器リセット（感震器ツマミ操作）後、電磁式及び機械式（玉形弁式）はレバーを持ち上げるだけで復帰（弁開）します。
機械式（バタフライ弁式）は復帰ハンドルを回して（弁開）します。
電動式は自動で復帰（弁開）します。
3. 停電時※でも地震を監視・遮断内蔵バッテリーにより、停電時（約5時間保障）でも機能を維持します。

ུỀᵬ䝡䝷䝛䝡䝷䝛㏻㏳⟮Ḿᘒ㻃䝙䝰䜱䜻䝚䝯㻃 㐵᩷ᘒ㻃䜼䝫䜨䝷䝌㐵᩷ᘒ㻃ུỀᵬ㻃※EIM 型機械式緊急遮断弁は感震器 1 台で遮断弁 2 台同時に制御可能な緊急遮断システムも製作可能で）詳細はお問い合わせください。
す。
（納入形態は専用感震器 1 台と遮断弁 2 台となります。

DATA/Emergency Shut off Valve

資料/緊急遮断弁設置上のポイント

注意
図1. 緊急遮断弁配管例略図

図2. 緊急遮断弁配管例略図※レリーフ弁緊急遮断弁
吹出し管設置時や運転に関する注意事項は、それぞれ別に用意された取扱説明書をご覧ください。

※レリーフ弁逆止弁

ストレーナ

吹 出し管は安全な場所
へ 導 いてください。

止弁架台

緊急遮断弁油タンク止弁

バイパス止弁ポンプ

ＫＷ型
複式ストレーナ※液体用の場合、ハンマー現象や周囲温度による流体の熱膨張などで昇圧が予想される場合は、レリーフ弁を取り付けてください。

図3. 受水槽用緊急遮断弁配管例略図㧏⨠Ềᵬ䛾

詳細図Ａ㞹☚ᘒ

緊急遮断弁
受水槽短管㐵᩷ᘒᥥỀ䝡䝷䝛⥥᛬㐵᩷ᘒᏽỀనᘒུỀᵬ

支持架台リ⣵ᅒ㻤

■選定、設置上のポイント

図4. 高置水槽取付配管例略図

1. 緊急遮断弁の一次側にストレーナを取り付けてください。
（図 1高置水槽参照）
緊急遮断弁※網目：国土交通省仕様は、水用 40メッシュ以上、蒸気用 80メッシュ以上。
（気体用は、80メッシュを推奨します。）

空気抜弁
又は吸排気弁

2. 運転停止できない装置でご使用の場合、図 1に示しますようにバイパス配管、止弁などを設けてください。

3. 緊急遮断弁は、水平配管に駆動部を上にした正立姿勢で取り付けてください。
（図 1 参照）

揚水ポンプより

4. 緊急遮断弁の二次側圧力が一次側圧力より高くなる場合は、弁閉できず逆流しますので、二次側には逆止弁を取り付けてください。
5. 流体が液体の場合、弁閉止時のウォータハンマ現象や周囲温度による熱膨張で、配管内が昇圧する場合があります。機器などの保護を2 参照）考慮し、レリーフ弁を取り付けることを推奨します。
（図 1，
6. 定格圧力以上では弁の開放、閉止ができません。また、真空圧力でも使用できません。
7. 爆発性危険場所では防爆形、又は機械式の緊急遮断弁をご使用ください。
8. 燃料油及びガソリン・軽油用の場合は、ご使用先（国土交通省、防衛省など）によっては本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認の上、材質をご指示願います。

9. 屋外で使用する場合は、雨水及び直射日光が直接当らないように、防雨カバー付をご指示頂くか、又は緊急遮断弁全体を被うカバーを設置してください。

10. コイルの結線には0.75mm2 以上の電線を使用し、正しく結線してください。また、電気回路保護用として、電気回路上にヒューズを入れて11. 振動発生源の近くや振動を伝達するような設置状況では、弁閉誤作動の原因となります。振動吸収のための処置を講じてください。
又、誤作動による被害が発生する場合は何らかのバックアップ体制を講じてください。

12. 受水槽用緊急遮断弁の場合、本弁を固定する架台はできるだけ受水槽架台に直付けしたサポートなどを利用し、フランジ取付けボルト部、又はフランジ直近の配管を支持するなどして固定してください。
（図 3 参照）

13．受水槽用緊急遮断弁を高置水槽で使用する場合、本弁出口側直近の立ち下がり配管頂部に、空気抜弁又は吸排気弁を設置してください。
（図 4 参照）

14. 緊急遮断弁は、流体の流れ方向と製品に示す流れ方向の矢印を合わせて取り付けてください。
15. フランジ形を配管接続する際は、管フランジ接続用ボルト長さを推奨する場合がありますので、取扱説明書をご覧ください。
16. 分解点検時には、メンテナンススペースが必要です。必ず確保してください。
※メンテナンススペースについては、製品個々の取扱説明書にてご確認ください。

17. 緊急遮断弁には、配管の荷重や無理な力・曲げがかからないよう配管の固定や支持をしてください。
18．凍結の恐れがある場合は、水抜きや保温などをしてください。ただし、電磁式緊急遮断弁のコイル部分は保温しないでください。

S240148A 401

13

緊急遮断弁ください。