伊方発電所第２号機
原子炉格納容器内における水漏れについて

平 成 ２ ２ 年 １ ２ 月
四 国 電 力 株 式 会 社

１．件

名伊方発電所第２号機

原子炉格納容器内の水漏れについて

２．事象発生の日時
平成２２年１０月

５日

０時２分

３．事象発生の設備
原子炉キャビティ純水補給設備（仮設ホース）
４．事象発生時の運転状況
第２２回定期検査中
５．事象発生の状況
伊方２号機は第２２回定期検査中のところ、１０月５日０時２分、原子炉格納容器サンプ＊１の水位の上昇を示す信号が発信したため、運転員が現場確認を実施したところ、０時３６分、原子炉格納容器２階（管理区域内）の床面に水が漏れていることを確認した。
調査の結果、事象発生時、点検のため満水状態にしている原子炉キャビティ*2において、蒸発で減少した水を補給するため、仮設ホースにより純水を補給しており、この水の一部が原子炉キャビティ壁面の排気ダクト*３に流入し、排気ダクトを経由して原子炉格納容器内に水が漏えいして原子炉格納容器サンプの水位が上昇したことを確認した。なお、０時７分に原子炉キャビティへの補給を中止しており、漏えいは停止した。
なお、本事象によるプラントへの影響および周辺環境への放射能の影響はなかった。
＊１：格納容器サンプ：格納容器の底部に設置されている廃液を貯める貯水槽＊２：原子炉キャビティ：燃料取り替えのためにほう酸水を貯めるプール＊３：排気ダクト：キャビティ水面からの放射能の飛散を抑えるため、換気装置によりエアーカーテンを形成するためのダクト（添付資料－１）

1

６．事象の時系列
１０月４日
２３時３０分

原子炉キャビティ純水補給開始

１０月５日
０時２分

中央制御室に原子炉格納容器サンプの水位の上昇を示す信号が発信

０時７分

０時３６分

原子炉キャビティ純水補給中断
運転員

現場確認(原子炉格納容器２階Ｂループ広範囲に水漏れ)
その他原子炉格納容器地下１階、１階、２階などにおいても漏えいを確認
１６時４５分漏えいした水の拭き取り作業終了

７．調査結果原子炉キャビティ補給水のキャビティ排気ダクトへの流入について、以下の調査を行い、要因の検討を実施した。
（１）現地状況
中央制御室に原子炉格納容器サンプの水位の上昇を示す信号が発信したため、運転員が原子炉キャビティ純水補給状況を確認し、補給水がキャビティ排気ダクトへ流入していることを発見し、補給を中断した。
その後、現地の漏えい状況を確認したところ、原子炉格納容器２階にあるキャビティ排気ダクトのダンパやダクトの繋ぎ目から水が漏えいし、また地下 1 階、1 階などにも漏えいしていることを確認した。漏えい量は原子炉格納容器サンプに流入したものが約１６４ℓ、その他各階の床面に溜まっていたものを合わせて、トータル約４００ℓであった。
なお、補給水は純水であり、放射性物質は含まれていないが、床面の溜まり水を測定した結果、最大で７．８×１０-2 ベクレル/cm3 の放射能濃度が確認された。
これは、床面の放射性物質が混入したためと考えられる。（添付資料－１，２）（２）作業要領に関する要因
ａ．原子炉キャビティには本設の純水補給ラインはなく、蒸発による水位低下時は、原子炉格納容器内３階に設置されている脱塩水配管に仮設ホースを取り付けて、純水を補給する手順としていたが、作業要領書の一部であるホースの取付・取外チェックシートには仮設ホースの設置位置および固定方法についての具体的な記載がなかった。
2

ｂ．作業要領書には、キャビティ排気ダクトへの溢水に注意する旨の記載はあったが、補給水が直接ダクト内に流入することに対する注意喚起までの記載はなかった。運転員は補給開始時に仮設ホースの向きを修正し、補給水がキャビティ排気ダクト吸い込み口方向に向かっていないことを確認していたが、補給水の流れの反動により仮設ホースがキャビティ排気ダクト吸い込み口方向に戻るとは考えなかった。
（３）操作実績の調査
仮設ホースによる補給は概ね１０日に１回の頻度で実施しており、今定検中にも、これ以前に４回実施していた。直近では平成２２年９月２１日から２２日にかけて実施しているが、今回のような事象は発生していない。
（４）純水補給ライン仮設ホースに関する要因
仮設ホースは原子炉キャビティ水張り期間中、１点固縛にて継続して設置されていた。敷設ルートは原子炉格納容器内３階床面の機器搬入口の上部であったため、平成２２年９月２１日から２２日にかけての補給後、機器搬入口使用
時に仮設ホースの敷設ルートが変更された。これにより、仮設ホースの原子炉キャビティへの挿入長さが短くなり、また仮設ホースにねじれが生じ、先端部の向きが変わった。

（添付資料－３，４）８．推定原因原子炉キャビティの純水補給に用いる仮設ホースがキャビティ排気ダクト吸い込み口近傍に１点固縛で設置されていた。この状態で今定検中にも過去４回の仮設ホースによる純水補給を問題なく実施していたが、仮設ホースの敷設ルート変更により仮設ホースの原子炉キャビティへの挿入長さが短くなり、更にホース先端の向きがキャビティ排気ダクト吸い込み口方向に変わった。
運転員は補給水がキャビティ排気ダクト吸い込み口方向に向かわないように補給開始時に仮設ホースの向きを修正したが、時間の経過とともに補給水の流れの反動により仮設ホースがキャビティ排気ダクト吸い込み口方向に戻り、排気ダクトに補給水が流入し、原子炉格納容器内への漏えいに至ったものと推定される。

3９．対策（１） 今定検においては、原子炉キャビティの純水補給に用いる仮設ホースをキャビティ排気ダクト吸い込み口から離れた位置に移動させた。
（２） 今後、仮設ホースの状態に係わらず補給水を確実に補給できるようにするため、定検中の原子炉キャビティへの純水補給が必要となる期間のみ、キャビテ
ィ排気ダクト吸い込み口から離れた位置に、向きを固定することができる治具（先端部が鋼製の配管）を設置するよう作業要領書に追記する。また、１号機についても同様に実施する。なお、３号機については、キャビティ排気系統が設置されていない。

（添付資料－５）
以4上添
添付資料－１
添付資料－２
添付資料－３
添付資料－４
添付資料－５付 資料

伊方発電所第２号機 原子炉格納容器内水漏れ事象概略図伊方発電所第２号機 原子炉格納容器内 漏えい箇所概略図
原子炉キャビティ純水補給ライン仮設ホース敷設ルート変
更状況
原子炉格納容器内水漏れ事象時仮設ホース敷設状態
対策後の原子炉キャビティ純水補給ライン概略図

排気ダクト入口
床
仮設ホース
キャビティ水面

仮設ホース

補給水元弁
キャビティ

純水
原子炉格納容器内３階

キャビティ排気ダクト
キャビティ
排気ファン
（停止中）
ダンパ
（閉止中）

原子炉格納容器サンプ
原子炉格納容器内２階 通路部漏えい状況

原子炉格納容器内２階

放射能濃度最大箇所（７．８×１０-2ベクレル/cm3）

原子炉格納容器内１階

凡例：

は漏えい箇所

原子炉格納容器内地下１階排気ダクト入口
迂回後のホース挿入状態(キャビティへの挿入長さが短くなった)床

キャビティ水面

迂回前のホース挿入状態

機器搬入口

迂回前のホース

原子炉
キャビティ

漏えい時のホース挿入状態

迂回後のホース

原子炉格納容器内３階

原子炉
キャビティ

ホース
１点固縛

原子炉格納容器内３階

機器搬入口

機器搬入口
を迂回

補給水元弁

キャビティ排気ダクト入口①上部よりキャビティ水面

②

補給水元弁
鋼製固定配管に純水の仮設ホースをカプラにて接続できるようにする。

純水

②側面より
キャビティ排気ダクト入口

純水
キャビティ水面

補給水元弁