令和４年度

プール講習会プールの衛生管理について～ 適切な衛生管理と安全 ～（一社）愛知県学校薬剤師会

１．水泳プールに係る様々な規制について

愛知県の水泳プールに係る規制
学校プールについては、「学校保健安全法」に基づいて衛生管理されることになる。が？

① 愛知県プール条例（以下「条例」）（愛知県）
愛知県プール条例施行規則
愛知県プール条例運営要綱

プール管理の手引② 学校環境衛生基準（文部科学省）（令和４年４月）

第４ 水泳プールに係る学校環境衛生基準③ 遊泳用プールの衛生基準について（平成１９年厚生労働省局長通知）
条例を定める地方自治体への技術的助言として定められている。

④ 「プールの安全標準指針」（文部科学省、国土交通省通知平成19年）

プール管理において知っておくべきこと
愛知県プール条例と学校環境衛生基準

どちらが優先？
愛知県プール条例（第13条、14条の罰則規定あり）

同じ項目での基
準値は、厳しい方を遵守する！

・愛知県プール条例施行規則 （別表2で月1回の検査）
・愛知県プール条例運営要領＜条例＞
法律の範囲内において制定することが憲法に定められており、これに加え14条第1項により、条例は法令に反してはならない。
また、地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。
なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない（2条16項）。

プール条例等と学校環境衛生基準
共通項目(1) 遊離残留塩素学校環境衛生基準(2) pH値(3) 大腸菌(4) 一般細菌(5) 有機物等

愛知県プール条例
水質基準(6) 濁度(7) 総トリハロメタン(8) 循環ろ過装置の処理水

備考■浄化設備（ろ過器等）の要件（愛知県プール条例）①循環ろ過方式であること。
②プール本体及び循環系統内の水の全容量を1 日の運転期間当たり4 回以上循環させる能力を有すること。
③ 時間当たりの循環水量を常に把握できる専用の量水器等が設けられていること。
④浄化後の循環水の濁度の検査をする
ため、採水できる構造であること。ただし、当該検査をするため、測定装置が設けられている場合は、この限りでない。

注意！ 検査回数については、※愛知県プール条例では、他に、オーバーフロー水をプールの水として再利用する場合の学校環境衛生基準では(1)～ (6)は使用日の積算が30日以内ごとに１回、浄化後のオーバーフロー水についての基準がある。
愛知県プール条例では、1ヶ月に 1 回

立入調査結果からの不適が多い項目（令和元年度）◆構造設備関係→プール本体の塗装はがれ、水深の表示→プールサイドの凸凹、雑草◆維持管理関係→ろ過回転数不足◆その他→ 管理日誌の記載漏れ（残塩濃度（毎授業前）、ろ過流量・補給水量の記録）→ 残留塩素濃度 ⇒ 0.4mg/L未満、1.0mg/Lより多い
保護用ゴムをつける→ pH値 ⇒ 5.8未満（イソシアヌール酸使用プール）
吐水口空間は→ 比色板・測定用セルの劣化
200mm以上あける→ 吐水口のカバー、救命具等の整備 等

救命具等の整備

吐水口のカバーの有無

水栓の不良

点検表の掲示スズメバチの巣

排水設備 等
プール清掃・全換水の時は必ず点検をすること
排水口（二重ふたを設け、ボルト等で固定）
写○

４ 生 衛 第 １ ２ ９ 号
令 和 ４ 年 ４ 月 ６ 日

愛知県教育委員会教育長殿
愛 知 県 保 健 医 療 局 長
プールの衛生管理について（通知）
学校等に設置されているプールの利用については、施設内での感染性疾患や事故の発生等が憂慮され、全国的には死亡事故を含む、重大事故が発生しているところです。
つきましては、生活衛生課ウェブページ掲載の「プール管理の手引」及び別
添「プールの安全標準指針」を参考として、プールの衛生管理及び安全確保を適切に実施してください。
特に、排（取）水口等への吸い込み事故等の重大事故を防止するため、別紙「プールの自主点検表」を参考にして、プール水の交換時期等に構造設備の保守点検を必ず実施し、点検時の写真を含め、点検記録を保管してください。
なお、万が一プール施設における事件や事故が発生した場合は、保健所等の関係機関に速やかに報告するとともに、保健所等の指示に従い適切に対応してください。
また、関係機関への周知に御配慮ください。

点検時の写真を含め、点検記録（管理日誌等）を保管

自主点検表の作成！
点検表を掲示し、利用者への情報提供を行う。（プール管理の手引きp.12～14参照）
１部、立入調査時等に提出

プール使用時における県内の事故例
プール事故が発生した場合は保健所に報告が必要（要綱第６第１項）① 構造不備による健康被害
・プール内の排水口の蓋の穴に、足の指をひっかけ負傷
・プールサイドのタイルが浮いており、手をひっかけ負傷② 薬品の誤注入による塩素ガス発生
・次亜塩素酸Naのタンクに凝集剤（PAC）を誤投入・凝集剤（PAC等）のタンクに次亜塩素酸Naを誤投入

プールにおける健康被害
学校管理下における5年間（H25～H29）ので熱中症発生件数は約1万
2 千件、そのうち、プールでの熱中症の発生件数は179 件（日本スポーツ振興センター）

K小学校
H30年 7月

プールの利用で水温については、水泳指導教本によれば、
気温+水温≧50℃ 気温－水温≦6℃となっている。また、文部省の学校体育の水泳時における最低温度（水温）は22℃となっている。 (H16.9.5)（ 県条例では、水温は22度以上とすることが望ましい。）
が学校によっては水温≧24℃ 水温＋気温≧50℃
この2つが満たされればOKということにしているところや、
１．基準水温＋ 気温が、50 ℃ 以上の場合は実施。
２．水温 20 ℃ 、気温 23 ℃ 以下は中止とするとしているところもある。

水温・気温が高い場合は特に想定されていない

学校屋外プールにおける熱中症発生防止対策
水温が中性水温（33℃～34℃）より高い場合は、水中でじっとしていても体温が上がるため、体温を下げる工夫をする。
体温を下げるには、プール外の風通しのよい日陰で休憩する、シャワーを浴びる、風に当たる等が有効● 高校水泳部の練習時の発汗量、脱水量、飲水量● 水温の上昇とともに、脱水量が増加

プールの水温と発汗量（飲水量、脱水量）の関係①水泳中に最も多く発生しているが、プールサイドや更衣室、活動終了後にも発生②水着での活動であり、また、運動強度が高いという水泳の特性等を考慮③口腔内が水で濡れるため、のどの渇きを感じにくくなるが、適切な水分補給を行うこと

学校でWBGT計の購入を相談されたが、どのように選んだらよいか分からない？

学校において予防すべき感染症（学校感染症）
2021.3 改
治癒するまで感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」( 以下感染症法という。)の一類感染症と結核を除く二類感染症を規定

学校保健安全法施行規則( 感染症の種類)
第十八条 学校において予防すべき感染症の種類は、次のとおりとする。
一 第一種・・・（省略）
二 第二種・・・（省略）
三 第三種・・・（省略）
２ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 ( 平成十年法律第百十四号)
第六条第七項から第九項までに規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症は、前項の規定にかかわらず、第一種の感染症とみなす。

「指定感染症」から「新型インフルエンザ等感染症」に変更
新型コロナ「特措法・感染症法等」改正 2021（令和3年）年2月3日改正、2月13日施行

改正感染症法では、新型コロナウイルス感染症および再興
型2コロナウイルス感染症が、新型インフルエンザ等感染症の一類型として追加された（第6条第7項第3号、第4号）。
つまり、新型コロナに関する感染症法の適用が法律本文で定められ、感染症法が恒久的に適用されるようになった。

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策① 対人距離を確保するため、準備体操時等において、最低１ｍの距離を確保すること。
また、更衣室等では会話は極力控えること。
② 更衣室や室内プール等においては、十分、換気に努めること。
③ 不特定多数が触れる場所においては、できる限り清掃・消毒を行うこと。
④ プール利用者の体調管理を行うこと。

流行性角結膜炎等の接触感染予防
流行性角結膜炎

咽頭結膜炎（熱）（プール病、はやり目）（プール熱）

第３種

第２種

主な症状

結膜充血、まぶたの腫脹、
異物感、角膜の濁り 等

高熱、咽頭痛、頭痛、食欲不
振、結膜充血、目やに原因

アデノウイルス

アデノウイルス

感染経路

飛沫・接触

飛沫・接触

出席停止期間感染力がなくなったと医師が認めるまで主な症状がなくなった後、2日経過するまで

消毒剤に対する抵抗性

比較的高い抵抗性を持つ消毒用エタノール、次亜塩素酸ナトリウムが有効

学校保健安全法上の分類※ アデノウイルスはノンエンベロープウイルスでアルコール消毒剤が一般的に効きにくい２．プールの衛生管理について

プールを安全かつ快適に使用するためには
プール水の
汚染防止！

プールに汚れを持ち込まない＜施設管理＞
ろ過器の十分な活用

感染症の発生防止!!

＜水質管理＞
残留塩素濃度の適正な保持学校環境衛生基準
第４ 水泳プールに係る学校環境衛生基準
水質

施 設・設 備(1) 遊離残留塩素(9) プール本体の衛生状況等(2) ｐＨ値(10) 浄化設備及びその管理状況(3) 大腸菌(11) 消毒設備及びその管理状況(4) 一般細菌(12) 屋内プール(5) 有機物等(6) 濁度(7) 総トリハロメタン(8) 循環ろ過装置の処理水

定期検査として実施
県条例でも回数等の違いはあるが同一

定期検査の項目と実施回数（１） 遊離残留塩素

0.4 mg/L以上であること。また、1.0 mg/L以下
であることが望ましい（２） ｐＨ値（３） 大腸菌

5.8以上8.6以下であること（４） 一般細菌（５） 有機物等

１mℓ中200コロニー/mL以下であること（過マンガン酸カリウム消費量）

検出されないこと12 mg/L以下であること＜学校環境衛生基準＞

使用日数が30日超えな
い範囲で1回以上
＜県条例＞

月1回

（６） 濁度

2度以下であること（７） 総トリハロメタン

0.2 mg／L以下であることが望ましい

使用期間中に1回以上（８） 循環ろ過装置の処理水

循環ろ過装置の出口における濁度は、0.5 度以下であること。また、0.1 度以下であることが望ましい

毎学年1回

（９）

プール本体の衛生状況（10）

浄化設備及びその管理状況（11）

消毒設備及びその管理状況（12）

屋内プールの照度及び換気

アイウ

空気中の二酸化炭素
空気中の塩素ガス
水平照度

定期的に清掃毎学年1回

1500 ppm以下ガ望ましい
0.5 ppm以下ガ望ましい
200 Lx以上ガ望ましい（ア）2ヶ月に1回（イ）・（ウ）
期間中に1回

水泳プールの基本構成（循環ろ過）とは
濁りのない・消毒されたきれいな水
給水口
プール

自動制御盤

凝集剤注入装置

取水口

塩素剤注入装置

汚れたプール水

除塵器

採水栓
ポンプ

ろ過機

流量計

ろ過機で除去できるものは？
2項目しかクリアできない
遊離残留塩素0.4mg/L以上、1.0mg/L以下が望ましい

ｐＨ値

5.8以上8.6以下

大腸菌

不検出

一般細菌

200コロニー/mL以下

凝集剤注入装置

除塵器

有機物等（過マンガン酸
カリウム消費量）

12mg/L以下

濁度

2度以下

総トリハロメタン 0.2mg／L以下が望ましい
循環ろ過装置の処理水

0.5度以下（0.1度以下が望ましい

濁度成分がろ過器のろ過機構により捕集され除去される。

目詰まりや場合によっては目には見えない程度の隙間ができることがあり定期的に逆洗等が必要。

遊離残留塩素、大腸菌、一般細菌
塩素消毒によってクリアできる項目
遊離残留塩素0.4mg/L以上、1.0mg/L以下が望ましい

ｐＨ値

5.8以上8.6以下

大腸菌

不検出

一般細菌

200コロニー/mL以下

遊離残留塩素濃度を適切に保つことで、大腸菌や一般細菌を滅菌することができる。
塩素注入装置により適切に塩素が注入することで、遊離残留塩素濃度を0.4mg/L～1.0mg/Lに保つ。

有機物等（過マンガン酸
12mg/L以下
カリウム消費量）

濁度

2度以下

総トリハロメタン 0.2mg／L以下が望ましい
循環ろ過装置の処理水

0.5度以下（0.1度以下が望ましい
次亜塩素酸ナトリウム液

次亜塩素酸カルシウム（ハイクロン等）

塩素化イソシアヌル酸（ネオクロール等）

塩素剤の殺菌力とｐＨ
次亜塩素酸ナトリウムの殺菌の主力はHOCl（次亜塩素酸分子）で、HOClはOCl‾（次亜塩素酸イオン）の約80倍の殺菌力がある。
両者の構成比率はpHによって変化し、アルカリ側ではOCl‾の比率が高く（約90%）弱
酸性領域でHOClが100%に近づくため、強い殺菌力を発揮する。
通常希釈した次亜塩素酸ナトリウムはpH8.5程度のアルカリ性で、pH調整により弱酸性（pH6程度）にする事で、低濃度、短時間でも十分な殺菌効果が得られる。なお、pHを下げ過ぎると、有毒な塩素ガスが発生して大変危険です。

ｐＨ（水素イオン濃度指数）中性付近を保つことで、効率的な浄化、消毒ができる
遊離残留塩素0.4mg/L以上、1.0mg/L以下が望ましい

ｐＨ値

5.8以上8.6以下

大腸菌

不検出

一般細菌

200コロニー/mL以下

使用前に１回（毎授業日：第5 日常点検）測定
し、異常がないか確認する。
異常が認められれば、ｐＨ調整剤を散布するなどして適切な範囲に調整する。

有機物等（過マンガン酸
12mg/L以下
カリウム消費量）

濁度

2度以下

総トリハロメタン 0.2mg／L以下が望ましい
循環ろ過装置の処理水

0.5度以下（0.1度以下が望ましい※ 指示薬の変色域の違いに注意

特に消毒薬にイソシアヌール酸を使用している場合、酸性に傾くと消毒効果は高くなるが、コンクリートの劣化や配管の腐食、浄化能力の低下をもたらす。

過マンガン酸カリウム消費量・総トリハロメタン
水に溶け込んでいて、プールを使用している間に徐々に蓄積する遊離残留塩素0.4mg/L以上、1.0mg/L以下が望ましい

ｐＨ値

5.8以上8.6以下

大腸菌

不検出

一般細菌

200コロニー/mL以下

有機物等（過マンガン酸
12mg/L以下
カリウム消費量）

濁度

2度以下

総トリハロメタン 0.2mg／L以下が望ましい
循環ろ過装置の処理水ろ過器では除去できない、身体の汚れ、主に、垢等の有機物による汚染の指標
で、COD (化学的酸素要求量) を検査

消毒用の塩素と水中のフミン質などの微量有機物質が反応することによって生じ、水温が高いほど、塩素処理後の時間が長いほど生成量が大きくなる。

0.5度以下（0.1度以下が望ましい

対策は！

新鮮な補給水を適切にプールに給水し薄める

ろ過器・凝集剤注入機・塩素注入装置等の点検
塩素剤

自動制御盤での塩素調整例

学校環境衛生に関する不備事項（定期検査として実施）◆ プール水の浄化設備（ろ過装置）の稼働時間不足◆ プールろ過出口の濁度が 0.5 度を超過している。
◆ プール水の水質検査について、・一部の項目が未実施
・プール開場期間中、月１回 未実施（プール条例）◆ 水素イオン濃度が基準値を下回っている。
（特にイソシアヌール酸使用プール）

製品の使用期限について
未開封、開封後及び保管状態により大きく異なる
有効塩素濃度の経時変化（例）←30000ppm

目安として下記の期限以内に使い切る！
・医薬部外品：製造後３年
・食品添加物品（塩素系、食品用除菌剤を除く）：製造後２年・食器用洗剤、油汚れ落としなどの洗浄剤：製造後２年・除菌洗剤（非塩素系）、衣料用洗剤：製造後１年
DPD法では、高濃度の場合・塩素系製剤：製造後 半年
一瞬着色してから色が消え
・固形燃料：製造後１年半てしまうことに注意！

高濃度の次亜塩素酸ナトリウム濃度はクロール試験紙を使用
25～200ppm用は次亜塩素酸ナトリウムが水溶液中で加水分解を受け、アルカリ性を示すことから水溶液のｐHを測定することにより、次亜塩素酸ナトリウムの残留塩素濃度を求める※0～100ppm用は、総残留塩素濃度を測定す
るため、次亜塩素酸水用として用いられる。

Q. ジクロロイソシアヌル酸ナトリウムが入っている液体にクロール試験紙25～200ｐｐｍは使えないのか？
A. 使えません。
25～200ppmは次亜塩素酸ナトリウムを水で希釈した
次亜塩素酸ナトリウム水溶液を対象としているので、違う薬剤が入っている場合の液体の判定には使えません。

３．プール薬品の使用上の注意等

施設設備の定期検査の項目(9) プール本体の衛生状況等(ｱ) プール水は、定期的に全換水するとともに、清掃が行われていること。
(ｲ) 水位調整槽又は還水槽を設ける場合は、点検及び清掃を定期的に行うこと。

(10) 浄化設備及びその管理状況(ｱ) 循環浄化式の場合は、ろ材の種類、ろ過装置の容量及びその運転時間が、プール容積及び利用者数に比して十分であり、その管理が確実に行われていること。
(ｲ) オゾン処理設備又は紫外線処理設備を設ける場合は、その管理が確実に行われていること。

(11) 消毒設備及びその管理状況(ｱ) 塩素剤の種類は、次亜塩素酸ナトリウム液、次亜塩素酸カルシウム又は塩素化イソシアヌル酸のいずれかであること。
毎学年1回(ｲ) 塩素剤の注入が連続注入式である場合は、その管理が確実に行われていること。

定期的に清掃毎学年1回

プール水の消毒に用いられる薬剤
それぞれ特徴があるので、現在使用中の塩素剤の成分や注意事項を確認
性状

商品名等

有効塩素
含有量

次亜塩素酸ナトリウム液体

次亜塩素酸ナトリ
ウム

12％

次亜塩素酸カルシウム

固体

ハイクロン
顆粒・錠剤

70％

成分名称

無機
有機

ネオクロール90ｗ
トリクロロイソシアヌル酸 固 体
ハイライト等90％

固形塩素剤で特に、次亜塩素酸カルシウムを主成分とする塩素剤の保管は揮散した塩素ガスが金属を激しく腐食するため、専用保管室で行うこと。
学校プールで、プールはもう使用しないが、未使用の塩素剤が残ってしまった場合。その塩素剤の保管場所は機械室ではない別の場所（薬品保管庫など）で保管する。

薬品の保管場所等に注意！

消毒剤の違いに注意
学校プールで認められている消毒薬は、次の３つ
NaOCl（次亜塩素酸Na）

NaOCl＋H2O
HOCｌ

HOCｌ＋NaOH
＋OH－
＋H+

OCｌ－＋

H+

弱酸性～弱アルカリ性では次亜塩素酸として存在し、殺菌作用を示す！
（トリクロロイソシアヌール酸）

C3N3O3Cl3＋３H2O

３HOCｌ＋C3N3O3H3Ca(OCl)２（次亜塩素酸Ca）※水道水で認められている消毒薬は、①次亜塩素酸Na ②次亜塩素酸Ca ③液化塩素の３つです。

消毒剤等の管理について
消毒剤の混合等には特に注意！
次亜塩素酸ナトリウム（Na）液
次亜塩素酸ナトリウムは長期保存すると有効塩素濃度が低下し、保管場所の温度が高いと劣化しやすい

イソシアヌル酸塩化物系の塩素剤：ネオクロール90Ｗ等（有機系塩素剤）
化合物として比較的安定。日光（紫外線）にあたっても、さらし粉にくらべるとほんのわずかしか分解しないが、他の酸・アルカリ剤と激しく反応して分解する。
例：プールの消毒に際してさらし粉系（次亜塩素酸Ca）の薬剤と混合すると急激に塩素ガスを発生し、危険。

次亜塩素酸Ca（高度さらし粉）：ハイクロン顆粒・錠pH調整の必要はなく、プール水をほぼ中性に保つ。
塩素化イソシアヌル酸系消毒剤とは絶対に混合しない。
混合すると、有毒ガスや塩素ガス等が急激に発生したり、爆発することがある。

次亜塩素酸Na
NaOCl

NaOCl＋H2O

HOCｌ＋NaOH（次亜塩素酸Na）

NaOClの水溶液で、濃度の高い液体は、皮膚に対して強い腐食性があり、手につくと容器が滑りやすくなるので、取り扱いには注意が必要。
皮膚についた場合は、速やかに大量の水を使って洗い流す。

次亜塩素酸ソーダを使用すると、多少pHが上昇（アルカリ性）する
通常の使用方法は、次亜塩素酸ナトリウム液用の耐食性注入ポンプを使って、プール水を循環する配管に圧入して、その水をプールに送水ポンプで送り込んでいる。注入装置を用いず、直接プール水に流し込む場合、濃度の高い次亜塩
素酸ナトリウム液をそのままプールに入れるのは、薬剤の取扱上も好ましくないことから、大量の水で薄めたものをプール全体に散布するようにする。
大量の水で薄めることにより、液のアルカリ性が弱められるだけでなく、プール全体への残留塩素の分布がよくなる。

イソシアヌル酸塩化物系の塩素剤（有機系塩素剤）
C3N3O3Cl3＋３H2O

３HOCｌ＋C3N3O3H3（トリクロロイソシアヌール酸）

化合物として比較的安定で、日光（紫外線）にあたっても、さらし粉に比べほんのわずかしか分解しないが、他の酸・アルカリ剤と激しく反応して分解するため、プールの消毒でさらし粉系（次亜塩素酸Ca）の薬剤と混合すると急激に塩素ガスを発生して危険な場合がある。

pHが下がると、人体への悪影響やプール機器の腐食の原因になる
水の中で加水分解した場合、pHが下がる（酸性）、pHが基準値よりも下がった場合、新鮮水の補給やアルカリ剤を使用して上げる必要がある。
アルカリ剤には水酸化ナトリウムNaOHや炭酸水素ナトリウムがあるが、水酸化ナトリ
ウムは強アルカリなので、取り扱いが容易な炭酸水素ナトリウムが使用される。

次亜塩素酸Ca（高度さらし粉）
Ca(OCl)２Ca２＋ ＋２OCｌ－

現在、使用されるのは高純度の中性次亜塩素酸カルシウム剤
で、保存性がよく水によく溶解する。
また、pH調整の必要はなく、プール水をほぼ中性に保つ。
錠剤と顆粒があり、顆粒のものはプール水中に散布すると速やかに溶解する。
錠剤のものはプールに投入しておくとしだいに溶解して、徐々に有効塩素濃度が上がるので、装置を使用しなくても有効塩素の補給が手軽に行えるという特徴がある。
また、顆粒を使用し、一旦機械内で溶解して注入する塩素水注入装置も利用されている。

塩素化イソシアヌル酸系消毒剤とは絶対に混合しない。
混合した場合、有毒ガスや塩素ガス等が急激に発生したり、爆発することがある。

薬品の誤混入に注意！
次亜塩素酸ナトリウム
アルカリ性（塩素剤）

ポリ塩化アルミニウム（PAC)
硫酸アルミニウム（硫酸バンド）酸性（凝集剤）

塩素ガスが発生 危険！

●固体の次塩素酸カルシウムと塩素化イソシアヌル酸ナトリウムを混合すると発熱や発火の危険があるので、同様に注意する！
＜事例＞

大津市健康保険部保健所衛生課遊泳用プールＨＰより●次亜塩素酸ナトリウムとポリ塩化アルミニウム
は、保管容器や投入する容器が類似していることからの誤投入が多い！

基本的にイソシアヌール酸を使用しているが、週末など維持用としてハイ
クロン顆粒・錠を使用している。

薬品の誤混入を防ぐには① 容器や注入タンクに薬品の名称を明記する。
② 塩素剤と凝集剤のタンクはできるだけ隣り合わな
いようにする。
③ 塩素剤と凝集剤のタンクは色分け等により視覚的に識別する。
④ 薬品取扱担当者を決める。（複数名）⑤ 薬品取扱いマニュアルを作成し、取扱い上の注意事項を目につくところに掲示する。
⑥ 事故発生時の対応マニュアルを策定する。

SDS（安全データシート）の活用
現在使用中の薬剤があれば、その表示をよく見てどんな成分の薬剤なのかを確認し、指示された使用方
法をきちんと守る。
SDSは、以前にはMSDS（化学物質等安
全データシート）と呼ばれていた。
有害性のおそれがある化学物質を含む製品を他の事業者等に譲渡又は、提供する際に、対象化学物質等の性状や取り扱いに関する情報を提供するための文書のこと。

次亜塩素酸ナトリウム（水溶液）SDS（安全データシート：2017. 2）

GHS

CAS番号
7681-52-9

ラベル要素

健康に対す
る有害性

皮膚腐食性及び皮膚刺激性

区分1

眼に対する重篤な損
傷性又は眼刺激性

区分1

特定標的臓器毒性（単回ばく露）区分3(気道刺激性)

特定標的臓器毒性（反復ばく露）区分2(全身毒性)

水生環境有害性
環境に対する （急性）区分1

水生環境有害性
（長期間）

区分1

有害性

・金属腐食のおそれ・重篤な皮膚の薬傷・眼の損傷
・呼吸器への刺激のおそれ（ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと）
・長期にわたる又は反復暴露による臓器の障害のおそれ・長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性・保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。

プール浄化剤について
砂ろ過の場合、ろ材の隙間が100 ミクロン程度で、これより小さい
ものは捕えることが出来ない。
濁質として存在する微細粒子の表面はマイナスの電荷を帯び、互いに反発しあうことで安定な状態（凝集しない）を保っているが、無機凝集剤（PAC等）の凝集剤を添加すると 水中のアルカリ分と反応してプラスの電荷を帯びた水酸
化アルミニウムが生成され、濁質中の微細粒子表面のマイナス電荷を中和する事で凝集が起き、フロック（基礎フロック）を形成する。固液分離する場合にはフロックは大きいほど有利となる。フロックの粗大化に使用される薬剤は、
高分子凝集剤または凝集助剤(ポリマー)と呼ばれ、用途に応じていろいろな種類があるが、基本的にはポリアクリルアミドの部分加水分解物を使用している。

プール浄化剤①＜無機凝集剤＞①ポリ塩化アルミニウム（PAC）：塩基性塩
塩基性塩化アルミニウムの重合体〔AL2（OH）ｎCL6-ｎ〕ｍ(１≦ｎ≦５、ｍ≦１０)のことで、水酸化アルミニウムを塩酸に溶解すると生成する。アルカリ消費量が少ないため硫酸アルミニウムと比較してアルカリ剤の使用が少なくできる。
※PACは酸性（ｐＨは3.5～５）を呈する為、鉄及び低グレードのステンレス材質に対して腐食性有。また、硫酸アルミニウム等の薬品と混合すると白色沈殿物を析出し配管バルブ等を閉塞させる恐れがある。

②硫酸アルミニウム（硫酸バンド）：Al2(SO4)3
水中のアルカリ分と反応しプラスの電荷を帯びた水酸化アルミニ
ウム〔Al(H2O)X(OH)6-X〕(X-3)+を生成し、濁質中の微細粒子表面のマイナス電荷を中和する事で凝集が起こり、フロックを形成する。
（ｐＨは３～４）

普通学校プールにおいて凝集剤には、硫酸バンド及びポリ塩化アルミニ
ウムが用いられ、pH 調整剤としてソーダ灰を使っているところが多い。

凝集剤使用の注意点◆ プール用量や遊泳人数に見合った適正量を注入・投入する。
・PAC の適正量 ･･･ ろ過処理水量に対して0.5ppm以上
・硫酸バンドの適正量 ･･･ 1 Kg/日（300ｍ３のプール）※過剰な使用によりｐＨ低下のおそれがあることに注意！
◆ pH管理 ･･･ 6.5～7.5
・ｐＨ調整剤（ペーハープラス等）の使用
主成分は炭酸ナトリウム等。
プールサイドから均一に散布し、ｐＨを中性付近に調整する。

◆ 逆洗をきちんと行う ･･･ 例：月・水・金プール浄化剤②
硫酸バンド等で効果がなければ･･･＜高分子凝集剤 (ポリマー)＞

例：アクアピル
用途により製品の種類があるが、清浄剤としてカチオン系高分子
凝集剤を内包した物でヘアキャッチャーに投入して使用する。
砂ろ過では問題ないが珪藻土ろ過の場合には注意が必要

事故防止・応急処置
連絡体制及び対応方法についてマニュアルを作成しておく① 次亜塩素酸ナトリウムは強アルカリ性なので、使用時は目や手を保護するため、ゴーグルや手袋を着用する。
➁ 薬剤の取り扱う者は、取り扱いについて十分な知識を習得し、薬剤を取扱う際は、できる限り複数人で作業を行う。
＜応急処置＞• 皮膚に付着した場合は、流水で十分に洗い流す。
• 目に入った場合は、流水で洗眼する。
• 吸入した場合は、新鮮な空気の場所へ移動する。
いずれの場合も、直ちに医療機関を受診する。
大津市健康保険部保健所衛生課遊泳用プールＨＰより＜塩素ガス発生時の対応＞
1.速やかに退避する。
2.速やかに消防、保健所等に連絡する。
3.健康障害を受けるおそれがないことを確認するまでの間、関係者以外の立ち入りを禁止する。
4.見やすい箇所に塩素ガス発生の表示をする。

４．日常の点検管理について

学校環境衛生基準
第５ 日常における環境衛生に係る学校環境衛生基準教室等の環境(1) 換気(2) 温度学校の清潔及びネズミ、
衛生害虫等(8) 学校の清潔(3) 明るさとまぶしさ(4) 騒音飲料水等の水質及び施設・設備(5) 飲料水の水質(6) 雑用水の水質(7) 飲料水等の施設・設備(9) ネズミ、衛生害虫等

水泳プールの管理(10) プール水等(11) 附属施設・設備等

日常点検（プール日誌等）として実施

日常点検のポイント（水泳プール）＜本体の衛生＞・清掃であり、破損や故障がないこと
・水中に危険物や異常な物がなく安全であること＜プール水＞
・遊離残留塩素の濃度は、どの部分でも0.4mg／L以上、 1.0mg／L以下であることが望ましい

学校における水泳プールの管理
日常点検（プール日誌等）として実施
検査項目

基準

（10）プール水等 （ア）水中に危険物や異常なものがないこと。

（11）付属施設
・設備等（イ）遊離残留塩素は、プールの使用前及び使用中1時間ごとに1回以上測定し、その濃度は、どの部分でも0.4mg／L 以上保持されていること。また、遊離残
留塩素は1.0mg／L 以下が望ましい。
（ウ）ｐH値は、プールの使用前に1回測定し、ｐH値が基準値程度に保たれていることを確認すること。
（エ）透明度に常に留意し、プール水は、水中で3m離れた位置からプールの壁面が明確に見える程度に保たれていること。
プールの付属施設・設備、浄化設備及び消毒設備等は、清潔であり、破損や故障がないこと。

どの部分でも遊離残留塩素

プ
｜
ル ｐＨ値
水
等

使用前及び使用中１時間

0.4mg/l以上であること。
ごとに１回以上
また、1.0mg/l以下（毎授業前）であることが望ましい
5.8以上8.6以下
であること

使用前に１回（毎授業日）

濁度

水中で3m離れた位置か
らプールの壁面が明確に 使用前に１回
見える（毎授業日）
程度に保たれている

付属施設
・設備等

プールの付属施設・設備、浄化設備及び消毒設備等 使用前に１回は、清潔であり、破損や（毎授業日）
故障がないこと。

④取水口付近遊離残留塩素濃度の測定は、プール全体の濃度が把握できる３地点（水面下２０ｃｍ）、
及び循環ろ過装置の取水口付近とする。

(4カ所）

問

「学校環境衛生管理マニュアルP100」で検体の採取場所について、
プール全体の水質が把握できる場所として、長方形のプールでは
プール内の対角線上におけるほぼ等間隔の位置3か所以上の水面下20cm 及び循環ろ過装置の取水口付近を原則とする。
とされているのはなぜか？

回答：「矩形の対角線の3点以上の測定」は、プールの平均的な水質を代表すると考えられる地点の残留塩素が維持されているのかを確認することが目的であり、「取入口付近の測定」は、ろ過装置内で細菌が発生しないように残留塩素が維持されているのか確認することが目的である。

水素イオン濃度（ｐＨ）安定した消毒効果を得るために、ｐＨ７
プール使用前に0.4 付近に調整する
mg/L以上を確認
遊泳中は0.4 mg/L
以上、1.0 mg/L以下に調整する。
塩素の急激な消失
BTB試薬に注意すること。
ｐＨ5.8～6.2位になると色合いの区別は困難
注意！
比色板が劣化により退色し、正確な測定ができていないことがある。

残留塩素の病原微生物への消毒効果
１５～３０秒間で微生物を不活化する残留塩素濃度

残留塩素濃度

微生物種類

0.10mg/L

チフス菌、赤痢菌、コレラ菌、ブドウ球菌

0.15mg/L

ジフテリア菌、脳脊髄膜炎菌

0.20mg/L

肺炎双球菌

0.25mg/L

大腸菌、溶血連鎖球菌

0.41mg/L

アデノウイルス（プール水使用）

イソシアヌール酸使用プール例
学校環境衛生検査票「水泳プール（水質）」

検査年月日

６／１５

７／１６

水

２８．３

２９．０

A

１．０

０．７

B

０．７

０．７

C

０．７

０．５

ｐH値

７．３

６．３

5.8以上8.6以下であること

大腸菌

陰

陰

検出されないこと温（℃）

遊離残留塩（mg/L）

性性使用消毒薬：塩素化イソシアヌル酸
基

準0.4mg/L以上であること。1.0mg/L
以下であることが望ましい

一般細菌

検出されず

検出されず

1ml中200コロニー以下であること

有機物（mg/L）

２．４

３．０

KMnO４消費量として12mg/L以下であること

濁

（度）

＜０．１

０．５

２度以下であること

総トリハロメタン（mg/L）

０．０３４

循環ろ過装置の処理水（度）

＜０．１

所

度

見（指導助言）0.2mg/L以下であることが望ましい

０．３

0.5度以下であること

基準は満たしているが、本校は消毒剤としてイソシアヌル酸を使用していることからｐHが酸性に傾きやすい。
ｐH調整剤を早めに使用することが望ましい。

大腸菌・一般細菌が検出されたらスーパークロリネーションは、日常の水質管埋に必要な残留塩素 （0.4～1.0mg/L）より高い濃度で行う。
塩素の強力な酸化力によって、プール水中のアンモニア等の窒素化合物や有機物を分解し、不活牲な無機物や窒索ガスに変える水質の浄化法で、欧米などで、最も普及している水質改善の方法①遊泳時間の終了後に行う。
②イソシアヌル酸等を溶解してプールに散布する。
③塩素剤の使用量は、残留塩素が５～１０mg/Lになる量とする。
（普通のDPD法では透明になり測定できない）④濾過機は、一晩継統運転する。
⑤アンモニアは、約１時間以内で分解するが、他の有機物の分解には長時間を要する。翌朝には、残留塩素は殆んどなくなるが、もし、残留塩素が２mg/L以上ある場合は、中和剤（亜硫酸ナトリウム）等で中和してから遊泳する。

休校時の水質管理
直接、塩素剤を撒いての残留塩素の維持は望ましくない！

動力を必要とせず1回の充填で、4日以上定期的に補給できるといった利点がある。取り扱いは簡単で、休み前に残留塩素濃度を1.0ppmにした後、この塩素供給器内に塩素剤を充填しプールに浮かべるだけで、その後は徐々に浮遊式塩素供給器から塩素剤が溶解し、拡散していく。

プール日誌

塩素剤が漏れて床がぬれていた改善のポイント
改善のポイント

・蓋の部分を締め直した

・日常点検、排水溝等の点検状況（３年保存）

・急いでいても作業は確実に行うこと

プールサイドに枯葉※デジタル塩素濃度計の測定結果がいつも同じ値を示す

改善とポイント・測定上限を超える塩素濃度・比色法を含め上限値を超えると同じ色になることを理解・センサーの故障・定期的に比色法等で校正を行う

改善のポイント・フェンスのラインまでは選定を行う

いつもと違う…注意！

５．その他

塩素剤の保管方法等について
愛知県ﾌﾟｰﾙ条例施行規則中の、２ プールの附帯設備の基準(5) 薬品保管設備は、塩素剤その他の薬品を安全に保管できる構造であること。
としか記述がないが･･･？。

塩素置場
薬品名：
次亜塩素酸ナトリウム①薬剤はそれぞれ施錠可能な別々の保管場所で管理すること②保管場所への薬剤名表示③薬剤容器への名称表示④水にぬれないこと
・場所がない場合は、すのこを敷くなど直接、床に接しないようにする⑤直射日光が当たらないこと－画像：東京都福祉保健局HPより－※日常的に使用しない凝集剤（PAC、硫酸バンド）は使用時のみ納入すル用にすると誤混合防止にも有効。

Q：担当している小学校のプールの中で、児童が嘔吐した。目に見える吐しゃ物は取り除いたが、嘔吐の原因がウィルスであった場合を考え、プール水の入れ替えが理想的であると助言した。
ただ、学校の事情等もあり入れ替えも簡単ではない様子とのこと。
どうするのが適切な対応といえるか。
A：感染症の発生時は、感染症の伝播防止のため、直ちにプールの使用を中止するがまず基本！
プールに起因する感染症が発生した場合は、感染防止のためにプールの使用を直ちに中止し（学校等にあっては学校医・学校薬剤師の指導、助言を受けます）、塩素剤でプール本体の消毒を行い、必要に応じプール水の全量を入れ換えます。また、附帯設
備（更衣室、便所等）の消毒を行うことも必要です。
水の入れ替えが必要かどうかの判断については、感染症の広がり状況（感染症の種類も含む）を考慮する必要があり、単に、食べ過ぎでもどしてしまった場合に全ての水の入れ替えが必要とは考えにくいと思われます。こうした場合、現場の状況判断が特に重要であり、そこに学校薬剤師や学校医の役割があるとも考えられます。

＜起こってしまってからの対応について＞
今回のように児童の吐瀉物（他に糞便、たん等）を介して、ウイルスや細菌がプールを汚染したと考えられる場合の措置については、①プールの使用を中止する。
②吐瀉物について浮遊・沈殿物の除去（水中掃除機等の使用）③遊離残留塩素濃度を高くすると共に、濾過器を連続運転する。（スーパークロリネーション等の実施）④オーバーフローの実施⑤大腸菌、一般細菌が検出されている時には細菌検査の実施、確認⑥適正な遊離塩素濃度を確認後、使用でよいと思われる。
ウイルスは単独では水中に浮遊しておらず、吐瀉物・糞便などの有機固形物に付着していると考えられるため循環濾過器で濁度成分の除去を行い、遊離残留塩素を0.4mg/L以上維持すれば差し支えないと思われます。が、汚染がひどい場合や感染症が流行（感染症の種類も含む）している場合は換水も選択の1つとなる。いずれにしても、こうした問題については、まず最初の段階での考え方に留意が必要です。今回の場合も、児童の健康観察や保護者からの連絡に基づき当日の水泳活動が可能かどうかの判断ができていないことが見受けられること等がまず問題であり、そこに一番の改善点がある。
この機会に学校保健委員会等でよく話し合って今後のプール指導に役立てていただきたい。

おわり
ご静聴ありがとうございました。