［異常時通報連絡の公表文（様式１－１）］
伊方３号機 海水ポンプ軸受潤滑水の配管清掃に伴う運転上の制限の逸脱について
Ｒ４.７.22
原子力安全対策推進監
電話番号 089-912-2352［異常の区分］国への法律に基づく報告対象事象
県の公表区分
外部への放射能の放出・漏えい
発生日時
発生場所
異常の概要
種類

有・
無
[評価レベル － ]Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ ＰＰ有・
無
[漏えい量 － ]令和４年７月２１日８時５９分
１号・２号・３号・共用設備
管理区域内 ・ 管理区域外
・設備の故障、異常・地震、人身事故、その他
・核物質防護

［異常の内容］
7月21日(木)9時15分、四国電力㈱から、別紙のとおり、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
１ 伊方３号機は通常運転中のところ、7月18日(月)に海水ポンプ３Ｃの軸受潤滑水を供給する系統及びモータ冷却水を供給する系統(以下「当該系統」という。)の流量が低下したことから、念のためバックアップ系統からも給水し、海水ポンプ３Ｃの運転を継続している。
２ 当該系統の配管内に海生生物の付着等の可能性が考えられるため、当該系統の一部の配管清掃を実施することとした。
３ 配管清掃の準備を整え、7月21日(木)8時59分、配管清掃のため海水ポンプ３Ｃ、３Ｄの当該系統について通常系統からの給水を停止したことから、保安規定に定める運転上の制限を満足しない状態にあると判断 ※ した。
４ なお、海水ポンプ３Ｃ、３Ｄはバックアップ系統からの給水により軸受潤滑水及びモータ冷却水を確保できており、海水ポンプ３Ｃは運転を継続、海水ポンプ３Ｄは待機状態を継続している。
５ 本事象によるプラントの運転への影響及び環境への放射能の影響はない。
※ 保 安 規 定 第 67条 に お い て は 、 通 常 運 転 中 の 原 子 炉 補 機 冷 却 海 水 系 は 、 ２ 系 統 （ Ａ Ｂ ポ ン プ 及 びＣＤポンプ）が動作可能であることを運転上の制限としている。今回の配管清掃箇所は、海水ポンプ３Ｃ、３Ｄの共用部分を含んでおり、配管清掃に伴い、海水ポンプ３Ｃ、３Ｄの当該系統について通常系統からの給水を停止することから、原子炉補機冷却海水系の１系統が所定の性能を確保できない状態になったため、運転上の制限を満足しない状態にあると判断した。

［異常の原因及び復旧状況］
7月21日(木)19時05分に、四国電力㈱から、その後の状況等について、次のとおり連絡がありました。
１ その後、当該系統の配管清掃を実施し付着していた海生生物を除去後、通水確認を実施して海水ポンプ３Ｃ、３Ｄの軸受潤滑水及びモータ冷却水の流量が回復したことを確認したため、7月21日(木)18時05分、通常状態に復旧した。
２ また、同時刻にて、運転上の制限を満足していることを確認した。
３ 本事象によるプラントへの影響及び環境への放射能の影響はない。
県では、原子力センターの職員を伊方発電所に派遣し、現場の状況等を確認しています。

（ 伊方発電所及び周辺の状況）

１号機
２号機
原子炉の運転状況
３号機
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況
周辺環境放射線の状況［事象発生時の状況］
廃止措置中
廃止措置中
運転中（出力 103％）・ 停止中
通常値
・
異常値
通常値
・異常値

（参考）
１

国への法律に基づく報告対象事象
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づき、国（原子力規制委員会原子力規制庁等）に対し、一定レベル以上の事故・故障等を報告することが義務付けられている。
国への法律に基づく報告対象事象に該当すれば、国際原子力機関が定めた評価尺度に基づき、７から評価対象外までの９段階の評価レベルが示されるので、異常の程度を判断する目安となる。評価対象外以下のものについては、安全に関係しない事象とされている。
２

県の公表区分
内区分
Ａ

容○安全協定書第11条第２項第１号から第10号までに掲げる事態（放射性物質の放出、原子炉の停止、出力抑制を伴う事故・故障、国への報告対象事象等）○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態（大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生等）○その他特に重要と認められる事態
Ｂ○管理区域内の設備の異常○発電所の運転・管理に関する重要な計器の機能低下、指示値の有意な変化○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき○その他重要と認められる事態

Ｃ○区分Ａ，Ｂ以外の事項

ＰＰ ○核物質防護に影響がある事態
３

管理区域内・管理区域外
その場所に立ち入る人の被ばく管理等を適切に実施するため、一定レベル（３月間に１．３ミリシーベルト）を超える被ばくの可能性がある区域を法律で管理区域として定めている。原子炉格納容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、放射性物質を含む一次冷却水の流れている系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。
異常発生の場所が管理区域の内か外かによって、異常の程度を判断する目安となる。

伊方発 電 所 情（お知らせ）

令和

４年

７月２１日

伊方発電所

中川

１号機

２号機

発信年月日
発当信者号 機(定格出力)

該発生時
機 状 況木)９時

１５分

３号機（８９０ＭＷ）
1.出力９２１ＭＷにて廃止措置中

廃止措置中

2.第設備トラブル

・

１．発生日時： ７月

発 生 状 況概要(報２．場

所： ３号機３．状

況：(通常運転･調整運転･出力上昇･出力降下)中回 定期事業者検査中

人身事故
２１日

・

８時

地震

・

核物質防護・

その他

５９分

海水ピット（管理区域外）

伊方３号機は通常運転中のところ、７月１８日に海水ポンプ３Ｃの軸受潤滑水を供給する系統およびモータ冷却水を供給する系統（以下、「当該系統」という。）の流量が低下したことから、念のためバックアップ系統からも給水し、海水ポンプ３Ｃの運転を継続しています。
当該系統の配管内に海生生物の付着等の可能性が考えられるため、当該系統の一部の配管清掃を実施することとしました。
配管清掃の準備を整え、本日８時５９分、配管清掃のため海水ポンプ３
Ｃ、３Ｄの当該系統について通常系統からの給水を停止したことから、保安規定に定める運転上の制限を満足しない状態にあると判断(※)しまし
た。
なお、海水ポンプ３Ｃ、３Ｄはバックアップ系統からの給水により軸受潤滑水およびモータ冷却水を確保できており、海水ポンプ３Ｃは運転を継続、海水ポンプ３Ｄは待機状態を継続しております。
本事象によるプラントの運転への影響および環境への放射能の影響はありません。
※保安規定第67条においては、通常運転中の原子炉補機冷却海水系は、２系統（ＡＢポンプ及びＣＤポンプ）が動作可能であることを運転上の制限としている。
今回の配管清掃箇所は、海水ポンプ３Ｃ、３Ｄの共用部分を含んでおり、配管清掃に伴い、海水ポンプ３Ｃ、３Ｄの当該系統について通常系統からの給水を停止することから、原子炉補機冷却海水系の１系統が所定の性能を確保できない状態になったため、運転上の制限を満足しない状態にあると判断しました。

運転状況
備考

１号機：廃止措置中
２号機：廃止措置中
３号機：（通常運転・調整運転・出力上昇・出力降下・定検停止）中

発信年月日発当信者号 機(定格出力)

伊

方 発 電 所 情 報（お知らせ、第２報）

令和

４年

伊方発電所

枡見１号機

２号機

７月２１日

該

発生時
機 状 況(木)１９時０５分３号機（８９０ＭＷ）
1.出力９２１ＭＷにて廃止措置中

廃止措置中

2.第設備トラブル

・(通常運転･調整運転･出力上昇･出力降下)中回 定期事業者検査中

人身事故

・

地震

・

核物質防護・

その他

１．発生日時： ７月 ２１日 ８時 ５９分
２．場
所： ３号機 海水ピット（管理区域外）
３．状
況：
伊方３号機は通常運転中のところ、７月１８日に海水ポンプ３Ｃの軸受潤滑水を供給する系統およびモータ冷却水を供給する系統（以下、「当該系統」という。）
発 生 状 況の流量が低下したことから、念のためバックアップ系統からも給水し、海水ポンプ
概要３Ｃの運転を継続しています。
当該系統の配管内に海生生物の付着等の可能性が考えられるため、当該系統の一部の配管清掃を実施することとしました。
配管清掃の準備を整え、本日８時５９分、配管清掃のため海水ポンプ３Ｃ、３Ｄの当該系統について通常系統からの給水を停止したことから、保安規定に定める運転上の制限を満足しない状態にあると判断(※)しました。
なお、海水ポンプ３Ｃ、３Ｄはバックアップ系統からの給水により軸受潤滑水およびモータ冷却水を確保できており、海水ポンプ３Ｃは運転を継続、海水ポンプ３Ｄは待機状態を継続しております。
本事象によるプラントの運転への影響および環境への放射能の影響はありません。
※保安規定第67条においては、通常運転中の原子炉補機冷却海水系は、２系統（ＡＢポンプ及びＣＤポンプ）が動作可能であることを運転上の制限としている。
今回の配管清掃箇所は、海水ポンプ３Ｃ、３Ｄの共用部分を含んでおり、配管清掃に伴い、海水ポンプ３Ｃ、３Ｄの当該系統について通常系統からの給水を停止することから、原子炉補機冷却海水系の１系統が所定の性能を確保できない状態になったため、運転上の制限を満足しない状態にあると判断しました。

【第１報にてお知らせ済み】
その後、当該系統の配管清掃を実施し付着していた海生生物を除去後、通水確認を実施して海水ポンプ３Ｃ、３Ｄの軸受潤滑水およびモータ冷却水の流量が回復したことを確認したため、本日１８時０５分、通常状態に復旧しました。
また、同時刻にて、運転上の制限を満足していることを確認しました。
本事象によるプラントの運転への影響および環境への放射能の影響はありません。

運転状況

備考

１号機：廃止措置中
２号機：廃止措置中
３号機：（通常運転・調整運転・出力上昇・出力降下・定検停止）中

伊方発電所第３号機 海水ポンプ３C、３D 軸受潤滑水系統およびモータ冷却水系統 概略図

通常系統
原子炉補機冷却海水系統

バックアップ系統
Ｓ

海水ポンプ３C（運転）

ストレーナ

海水ポンプ３D（待機）

流量計

流量計
流量計

流量計

Ｓ

海水ピット

Ｓ

ＳＳ

バックアップ系統
バックアップ系統

配管清掃箇所

伊方発電所 基本系統図＜管理区域内＞○燃料取替用水タンク
通常運転中は、非常用炉心冷却設備等の水源として待機し、定期検査時には燃料取替時の水張りに使用する。

［凡例］：原子炉で発生した熱を蒸気発生器に伝える設備（１次冷却設備）[放射性物質を含む]○蒸気発生器
原子炉で温められた高温の水を利用して別の水（２次冷却水）を蒸気に変える。

原子炉格納容器
格納容器スプレイ：緊急時に原子炉等を冷やす設備（非常用炉心冷却設備等）[放射性物質を含む]：１次冷却水の水質・水量を調整する設備（化学体積制御設備）[放射性物質を含む]：蒸気発生器でできた蒸気でタービンをまわし発電する設備（２次冷却設備）[放射性物質を含まない]

緊急時に原子炉格納容器内に注水し、内部を冷却･減圧する。
格納容器スプレイ冷却器：管理区域 原子炉格納容器、使用済燃料等の貯蔵、放射性廃棄物の廃棄等の場所であって、その場所の放射線が一定レベル(３月間に1.3ミリシーベルト)を超える恐れのある場所[実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１条第２項第４号に規定]（高圧タービンへ）

格納容器スプレイポンプ○原子炉容器
ウラン燃料を核分裂させて、その時に出る熱で水（１次冷却水）を高温にする。

緊急時に原子炉に高圧で注水し、燃料を冷却する。
高圧注入ポンプ○湿分分離加熱器
高圧タービンを出た蒸気を加熱し、蒸気中の水滴を除去する。

緊急時に原子炉に低圧大容量で注水し、燃料を冷却する。また、原子炉停止時の冷却にも使用する。

低圧タービン

余熱除去冷却器

発電機

余熱除去ポンプ
Ｍ

循環水ポンプ取水口

高圧タービン○脱塩塔
１次冷却水に溶け込んだイオン状の不純分を除去する。
○体積制御タンク
１次冷却設備への注水量を調整する。

放水口
復水ポンプ

充てんポンプ

２次冷却水を加熱し、熱効率を向上させる。

高圧給水加熱器

主給水ポンプ○復水器
タービンをまわした蒸気を海水で冷やして水に戻す。

低圧給水加熱器○脱気器
２次冷却水中に溶け込んだ空気を除去する。

雑固体焼却設備
焼却炉
使用済燃料各機器
排ガスファン
フィルタ

使用済燃料ピット管理区域内で使用した清掃用の紙や布等を焼却し、体積を減らす。

伊方３号機

海水ポンプ軸受潤滑水の配管清掃に伴う運転上の制限の逸脱

伊方発電所第３号機 海水ポンプ３Ｃ、３Ｄ 軸受潤滑水系統およびモータ冷却水系統 清掃状況
清掃を実施した配管の一部

清掃前

系統から除去された海生生物の一部

清掃後

用語解説
○海水ポンプ
１次系のポンプや非常用ディーゼル発電機等の冷却水を、熱交換器を介して冷却するための海水を送水するポンプで、伊方３号機には４台設置されている。
〇原子炉補機冷却海水系
１次系のポンプや非常用ディーゼル発電機等の冷却を行う系統。
○海水ポンプ軸受潤滑水
海水ポンプの軸受のすべりを維持するために供給される海水。
○海水ポンプモータ冷却水
海水ポンプのモータを冷却するために供給される海水。
○保安規定
原子力発電所が運転中および停止中に事業者が実施すべき事項や、従業員等への保安教育の実施方針など原子力発電所の保安のために必要な事項が定められているもの。
○運転上の制限（ＬＣＯ）
保安規定において、多重の安全機能を確保するため、動作可能な機器の必要台数を定めているもの。一時的にこれを満足しない状態が発生すると、事業者は運転上の制限からの逸脱を判断し、速やかに修理等の措置を行うことが求められる。
なお、原子力規制庁のホームページには、運転上の制限からの逸脱を宣言し、速やかに修理等の措置を行った場合（保安規定に定めた通りの対応を行った場合）、保安規定違反には該当しないとの原子力規制庁の見解が示されている。
○バックアップ系統
海水ポンプ軸受潤滑水およびモータ冷却水は、通常は海水ポンプ出口ラインから供給されており、通常系統からの給水流量が低下した場合に、淡水タンクを水源として供給する系統。
○ストレーナ系統を流れる流体から異物を除去するための機器。

周 辺 環 境 放 射 線 調 査 結 果（県環境放射線テレメータ装置により確認）
令和4年07月21日（木）（単位：ナノグレイ／時）
測定値（シンチレーション検出器） 平常の変動幅の最大値
測定局
時刻 08:40 08:50 09:00 09:10 09:20 降雨時 降雨時以外
モニタリングステーション（九町越）191920202046
19モニタリングポスト伊方越
18191919195420
愛 モニタリングポスト湊浦
25252525462525
モニタリングポスト川永田
25252526265326
媛
モニタリングポスト九町
363636363655
35
151515161541
16
モニタリングポスト大成
県2525252626
5326
モニタリングポスト豊之浦
モニタリングポスト加周
2726
26272761
28
モニタリングステーション
17181818184218
四1818
1745191818
国 モニタリングポストNo.1
電 モニタリングポストNo.2
15161616164416
力 モニタリングポストNo.3
13131414
144215㈱ モニタリングポストNo.4
16161616164517(注) 伊方発電所付近に設置しているモニタリングポスト等について記載○ 降雨の状況：有・無○ 伊方発電所の排気筒モニタ等にも異常なかった。

（参考）
1 環境放射線の測定値は、降雨等の気象要因や自然条件の変化等により変動するので、原子力規制庁の「平常時モニタリングについて（原子力災害対策指針補足参考資料）」に基づき、測定値を「平常の変動幅」と比較して評価しています。
「平常の変動幅」は、過去２年間（令和元年度、令和２年度）の測定値を統計処理した幅（平均値±標準偏差の３倍）としており、一般に、測定値が「平常の変動幅」の最大値以下であれば、問題のない測定値と判断されます。
2 環境放射線は線量(グレイ)で表されますが、一般的に、これに0.8を乗じて、人の被ばくの程度を表す線量(シーベルト)に換算しています。
例えば、線量率約20ナノグレイ／時の地点では、１年間に約0.14ミリシーベルト（ミリはナノの100万倍を表す）の自然放射線を受けることとなりますが、これは、胃のＸ線検診を１回受けた場合の４分の１程度の量です。
（放射線量の例）
自然
放射線環境放射線による１年間の被ばく線量（例：線量率約20ナノグレイ／時の地点）
約20ナノグレイ／時×24時間×365日×0.8÷1,000,000
0.140.01
人工放
射線0.1

1010.05

0.66.9

胸のⅩ線集団
検診（１回）

胃のⅩ線集団
検診（１回）

胸部Ⅹ線ＣＴ（１回）

100ミリシーベルト

50
放射線業務従事者の年間線量限度（原子炉等規制法）