A4 MAS‑H08 取説

A404/6/30 ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ名変更 OHBA
03/4/08 警告文の追記、住所変更 OHBA
98/6/10 修正 hirano

第１面

インターフェース回路
入力モジュール MAS-H08＜回路条件＞

ユーザ＜回路条件＞

S

フォトカプラ

24V

1kスイッチIN［Ｈシステム用］

6.8k

内

入力電圧範囲 : 0〜24 V

耐電圧

入力電流(ON) : 2.0mA min.

部(OFF) : 0.6mA max.

回

1k

路

6.8k

S〜IN間 (ON) : 15 V min.
電圧(OFF) : 5 V max.

RB

●2線式センサにはブリーダ抵抗(RB)をつけてください+

この表示は、取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

6.8k

外形寸法
8点入力モジュール●基板加工寸法 [ Top View ]5MAS-H08

3.27

1452

432-φ1.15238.13.27
pin32(A列)

2.54

2.54

2.54

3.5

○システム電源ＤＣ２４Ｖ安定化電源を使ってください。
非安定電源はシステムの誤動作の原因となります。
○高圧線、動力線との分離
本システムは高いノイズマージンを有していますが、伝送ライン、入出力ケーブルは、高圧線や動力線から離してください。

○コネクタ接続、端子接続
・コネクタ内側には金属くずなどを入れないでください。
・コネクタがはずれないようケーブル長さなどに配慮してください。
・誤配線は機器に損傷を与えます。
○本システムは、下記資料に定められた仕様や条件の範囲内でご使用ください。

φ3.55.5

5.5

2.5

2.5

1

pin16

34262634(A列)

pin1

0.5

626

2.6

6

○パターンの長さ
モジュール増設の場合、マスタモジュールから最遠のスレーブモジュールまでは、50cm以内としてください。
伝送信号信頼性確保のため、伝送信号(UC,DI,DO)関連のパターン長さに注意してください。
スレーブモジュールスレーブモジュール○洗浄モジュールは密閉構造ではありません。
フラックス洗浄などの場合、強酸性や強アルカリ性の溶剤は使わないでください。
○ゆれ止め
溝に沿ってワイヤなどでゆれ止め、脱落防止のため、モジュー 基板に止める。
ルをプリント基板と錫メッキ線などで固定してください。モジュールは高さ
溝がありますので振動の強さによってはトラブルの原因となります。
○リフローは行わないでください。

スレーブ
モジュール

50cm以内○はんだ付け
260℃以下の温度、5秒以下の時間で行ってください。

項目
電源電圧
使用周囲温度
保存温度
使用周囲湿度
雰囲気
耐振動
耐衝撃
絶縁抵抗
耐電圧
耐ノイズ

OD

T

項目
伝送方式
同期方式
伝送手順
伝送速度
伝送距離
入力点数
消費電力

08-H

M

PU

ASIN

M

本 社 工 場 〒617-0828 京都府長岡京市馬場図所27
TEL 075-955-0071(代) FAX 075-955-1063
東 京 営 業 所 〒110-0016 東京都台東区台東２丁目12-2 (不二DICビル) TEL 03-3833-5330(代) FAX 03-3833-5350
名古屋営業所 〒460-0026 名古屋市中区伊勢山２丁目13-22 ( I TOHビル) TEL 052-322-3481(代) FAX 052-322-3483
大 阪 営 業 所 〒550-0013 大阪市西区新町１丁目2-13 (新町ビル)
TEL 06-6538-7136(代) FAX 06-6538-7138
京 都 営 業 所 〒612-8487 京都市伏見区羽束師菱川町366-1
TEL 075-924-3293(代) FAX 075-924-3290
伏 見 工 場 〒612-8487 京都市伏見区羽束師菱川町366-1
TEL 075-931-2731(代) FAX 075-934-8746

点数326496128

リフレッシュタイム
1.6ms
2.7ms
3.8ms
4.9ms

遅れ時間1.8〜4.5ms
2.9〜6.7ms
4.0〜8.9ms
5.1〜11.0ms

注）上記数値は伝送速度29.4kbps、SD-H2(A)に接続したとき

NO. UM042-I

4仕様
双方向時分割多重伝送方式
ビット同期方式
ユニライン・プロトコル
29.4kbps（基本）最大200ｍ（基本）8点
本体: 最大0.5W、S端子: 1.1W

●伝送遅れ

● お断りなくこの資料の記載内容を変更することがありますのでご了承ください。

© 2004 NKE Corporation仕様
DC 24Ｖ ＋15％ −10％
0〜＋50℃−20〜＋70℃
35〜85％RH 結露なきこと
腐食性ガスがないこと
JIS C 0040 に準拠
100m/s2
外部端子と外箱間 20ＭΩ以上
外部端子と外箱間 ＡＣ1000Ｖ 1分間
1200Ｖp-p （パルス幅1μs）

●性能仕様

形 状UL

(株)中村機器エンジニアリング）●一般仕様○ユニラインは各社のPLCに簡単に接続できる省配線デー
タ伝送システムで、分岐配線時の断線検知機能に対応しています。
○本システムを小さな機能モジュールとしたハイブリッドＩＣ（モジュール）はスペース効率、組み込みやすさなどに優れています。
○このモジュールはリミットスイッチ、光電スイッチや近接スイッチなどの信号をシリアル信号に変換し、伝送ラインに伝える入力用モジュールです。
○基板実装タイプのコンパクトな形状で、8点の入力が可能です。
○電圧低下検知機能が備わっています。

E

（旧社名

仕 様

特 長

φ3.5

モジュール実装上の注意

マスタモジュール

○システム安全性の考慮
本システムは、一般産業用であり安全用機器や事故防止システムなど、より高い安全性が要求される用途に対して適切な機能を持つものではありません。
○設置や交換作業の前には、必ずシステムの電源を切ってください。

pin17

MAS-H08

推奨コネクタZ-279S-32FD(HONDA)

この表示は、取り扱いを誤った場合、傷害を負う可能性、および物的損害のみの発生が想定される内容です。

(B列)

(B列)

INPUT MODULE

26［マスタモジュール］

本システム機器をお買いあげいただきありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みのうえご使用ください。
また、システム全体の取扱いについてはテクニカルマニュアルをご参照ください。
安全にお使いいただくため、次のような記号と表示で注意事項を示していますので必ず守ってください。

3線式センサIN

MAS-H08 :８点入力モジュール

入力モジュール

2線式センサ

IN

1k

●型式番号

MAS-H08: 30 V max.

1

A4 MAS‑H08 取説 (NKE) 第２面

97/8/28 A,B端子追記

HIRANO

A4 MAS‑H08取説 第３面

接続例
PLCコネクタへ

MONITOR

UNITS

安定化電源を使用してください。

UNIT ADDRESSER1 ER2 ER3 ER4 ER5

RUN

SEND

POWER

SIZE
3264

伝送ラインの内容
D,G :信号ライン
24V,0V:電源ライン

DISPLAY

SET

電源電圧は
ＤＣ24Ｖ〜27.6Ｖ間で設定してください［単独使用例］
アドレス設定スイッチ
248 16 32 64

124VON-LINE■ 入力マスタモジュール MAS-H08

搭載基板(８点入力 )基本速度の場合

SD-H2(A)

ＤＣ電源(DC24V)

0V0VＤＧ

2D3G4A5B

6+コモン S

7IN08IN19IN210IN311IN412IN513IN6F/S POW SEND A1 A2 A4 A8 A16 A32 A64 A128AGND UC DI NC T8LED
OUTPUT

伝送速度
設定

ADDRESS

POWER SIGNAL

AC

10V
シリアルデータ信号

MAS-H0824V

24V

24V 0V D G

24V

10V

234INPUTAB S IN0 IN1 IN2 IN3 IN4 IN5 IN6 IN7 NC

5678910 11 12 13 14 15 16D0V入力G24V 0V D Gスイッチ、センサなどD

伝送ケーブルは本システム１系統１本としてください。
２系統以上まとめないでください。

F/S

セカンド31 POW

電源表示

30 SEND

伝送表示

32パワーIC
フォト
カプラ

コン
トロ｜
ル
チップ

フォトカプ
ラ

端子番号 端子名
124V
20V
3D
4G
5A
6B
7S
8〜15IN0〜7

29

A1 ″ 1 ″28A2 ″ 2 ″27A4 ″ 4 ″26A8 ″ 8 ″25A16 ″16 ″24A32 ″32 ″23A64 ″64 ″

アドレス
設定

192022 A128 ″128 ″21 AGND

グランド

22〜2920UC

ユニラインクロック

1419DI

ユニラインデータ

IN71518NC

NC

1617T830
3132センドユニット
１

伝送ケーブルには高圧線や動力線を近付けないでください。

独立した伝送ケーブル

PLCコネクタ

PLCコネクタ

センドユニット
２センドユニット
２

アドレス設定DG
24V
0V

伝送ケーブル（キャブタイヤケーブル）

伝送ラインのＴ分岐に便利な分岐ユニットをおすすめします。

分岐ユニット
HB-4

搭載基板(８点入力 ×３)

［ 増設例（カスケード接続）］

アドレス設定スイッチ
124816 32 64

32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 1732 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 1732 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17F/S POW SEND A1 A2 A4 A8 A16 A32 A64 A128AGND UC DI NC T8

NC R DO UC POW SEND T1 T2 T3 T5 T6 T7 TGND T4 T8 NC

NC R DO UC POW SEND T1 T2 T3 T5 T6 T7 TGND T4 T8 NC

LED
OUTPUT

ADDRESSLED
OUTPUT

MAS-H08
POWER SIGNAL
124V

2340V D

MOS-08INPUT

24V 0V D G A
5B S IN0 IN1 IN2 IN3 IN4 IN5 IN6 IN7 NC
6789LEDOUTPUTPOWER
12INPUT
3456789○○○ ○○○○： ： ： ： ： ： ： ：
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○ ○

表示状態
点灯
POW
点滅
（電源表示）
消灯
点滅
SEND
点灯
（伝送表示）
消灯

INPUT

124V

24V0V0V

2345678910 11 12 13 14 15 16電気的特性0V

G

端子番号
D

スイッチ、センサなど

Gスイッチ、センサなどスイッチ、センサなど

伝送ケーブルの総延長は最大２００ｍです。

GD0V
24V

センドユニット１台に対し、マスタモジュールまたはターミナルユニットを２０台まで接続できます。

つぎのマスタモジュール
24V

表示出力

24V 0V NC NC A B S IN0 IN1 IN2 IN3 IN4 IN5 IN6 IN7 NC

10 11 12 13 14 15 16

128〜15●注意

ローカルＤＣ電源(DC24V)

遠隔部分での電源電圧低下には図のようなローカル電源方式を考慮してください。
この場合ユニット間の接続はD-Gの信号線のみとなります。

2

名称

項目

22〜29
32
30
31

単位

電源電圧
電源端子
最大消費電流
入力電圧範囲
入力電位差
IN0
入力端子
（Ｓ〜ＩＮ間）〜IN7
入力電流しきい値（ON）（OFF）
A1〜A128 アドレス設定 入力電圧しきい値（ON）（OFF）
セカンドIDF/S（表示出力） 出力電圧範囲
伝送表示
Ｌ 出力電圧（残電圧）
SEND
電源表示
Ｌ 出力電流（負荷電流）
POW
24Ｖ0Ｖ

0V

１）伝送ラインとの接続
センドユニットからの伝送ラインとの接続にはマスタモジュールをつなぎます。
スレーブモジュールは直接、伝送ラインを受けることができません。
２）モジュールの増設
１つの入力マスタモジュールに対して複数の入力スレーブモジュールをカスケード接続します。
Ｈシステム用マスタモジュール（MAS-H08）に、基本システム用のスレーブモジュール（MOS-08）を接続します。ただし、入力マスタモジュールに出力スレーブモジュールを増設できません。
３）A,B端子で伝送速度を設定することができます。通常はオープンでご使用ください。
（MAS-H08のA端子を接続する時は、スレーブモジュールMOP-08もA端子を、B端子の時はB端子を接続してください。）
４）NCの端子にはなにも接続しないでください。
５）アドレス設定にはディップスイッチやジャンパ線を使ってください。
６）電源ライン間(24V-0V)には必要に応じバイパスコンデンサを入れてください。
７）S端子(7)は別の24V電源でも使用可能です。（DC24V以外の電源の場合はご相談ください。）

端子名

回路Ａ [入力]

回路Ｂ [設定入力]

S

電圧低下検知機能 注1)●エラー表示PLCコネクタの 接 続数によって決まる最大点数以上のアドレスには設定しないでください。

○印はON、無印はOFFの設定

POWER

DC24V電源入力

注5) 伝送速度設定
A,B端子により、伝送速度の設定が可能です。
（オープンで基本、0V（21番ピン）接続で速度設定）
A端子：14.7kbps（S仕様）、B端子：7.35kbps（Z12仕様）
基本速度以外でご使用になる場合は、他の機器の構成が異なりますので詳細は弊社までお問い合わせください。

MOS-0824V 0V NC NC A B S IN0 IN1 IN2 IN3 IN4 IN5 IN6 IN7 NC

10 11 12 13 14 15 16012345：119120

電源端子

F/S端子の設定 ＩＤ番号の変化
オープン
ＩＤ＝アドレス
偶数アドレスのとき
ＧＮＤへＩＤ＝アドレス＋１
接続
奇数アドレスのとき
ＩＤ＝アドレス−１

スイッチの設定
1 2 4 8 16 32 64 128

アドレス

入力モジュール

24V○モジュールの外部の設定スイッチまたはジャンパ線で設定を行います。
○設定された番号は、マスタモジュールの先頭の入出力点のアドレスを示し、増設されたスレーブモジュールを含み、先頭番号以降、連続して順に各点のアドレスを割り付けます。
○１点単位の設定ができます。

●アドレス設定方法

CONNECTION BOX

HB-4

備考

注1) 電源電圧低下検知（下記エラー表示参照）
DC24V電源電圧低下時、POW表示出力がフリッカ動作をします。
注2) 伝送監視（下記エラー表示参照）
伝送信号異常時にSEND出力が表のような出力を行います。
注3) エラー表示を正常に復帰させるには、いったん電源を切り、エラーの原因を取り除いてから、再投入してください。
注4) セカンドIDの設定方法（F/S端子の設定）

24V

センドユニット
１

機能

カスケード接続G

PLCコネクタ

２系統の多芯ケーブル１本化禁止

名称

シリアル伝送ライン接続
データ信号伝送速度
基本29.4kbps
基本はオープン注5)
設定＋コモン
フォトカプラ入力
入力端子
スタート スレーブモジュールへのT8
信号
伝送スタート信号
DI
データ入力 スレーブモジュールとのUC
クロック信号
データ伝送信号スイッチ、ジャンパなどで
A1〜
アドレス
モジュール0Vに設定(21番ピンと接続)
A128
設定
アドレス設定異常表示機能注2)
SEND 伝送表示
LED表示出力
異常表示機能
注3)
POW
電源表示
注4)
F/S
セカンドID
ID設定

170V
PLCコネクタ

能■ 入力マスタモジュール MAS-H08

電圧検知

DC電源

32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17

128 256

24V

機

内部構成とピン配置
入力モジュール

センドユニット

04/6/30 ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ名変更 OHBA
97/8/28 a,b端子 修正 hirano

VmA
VVVmA
mA
VVVVmA

規 格 値
最小 基本 最大21.6
2427.64755650281552.00.60.44.00505.610

回路Ｃ [表示出力]
1kOUT

IN
1kIN
6.8k （フォトカプラ）

3回路図
ー回路Ａ

回路Ｂ
回路Ｃ

異常の内容
正常
電圧低下検知電源断
正常
伝送異常

A4 MAS‑H08 取説 (NKE) 第２面

97/8/28 A,B端子追記

HIRANO

A4 MAS‑H08取説 第３面

接続例
PLCコネクタへ

MONITOR

UNITS

安定化電源を使用してください。

UNIT ADDRESSER1 ER2 ER3 ER4 ER5

RUN

SEND

POWER

SIZE
32

64

伝送ラインの内容
D,G :信号ライン
24V,0V:電源ライン

DISPLAY

SET

電源電圧は
ＤＣ24Ｖ〜27.6Ｖ間で設定してください［単独使用例］
アドレス設定スイッチ
248 16 32 64

124V

ON-LINE■ 入力マスタモジュール MAS-H08搭載基板(８点入力 )基本速度の場合

SD-H2(A)

ＤＣ電源(DC24V)

0V0V
ＤＧ2D3G4A

5B

6+コモン S

7IN08IN19IN210IN311IN412IN513IN6F/S POW SEND A1 A2 A4 A8 A16 A32 A64 A128AGND UC DI NC T8LED
OUTPUT

伝送速度
設定

ADDRESS

POWER SIGNAL

AC

10V
シリアルデータ信号

MAS-H08
24V

24V

24V 0V D G

24V

10V

234INPUTA

B S IN0 IN1 IN2 IN3 IN4 IN5 IN6 IN7 NC

5678910 11 12 13 14 15 16D0V

入力G24V 0V D G

スイッチ、センサなど

D

伝送ケーブルは本システム
１系統１本としてください。
２系統以上まとめないでください。

F/S

セカンド31 POW

電源表示

30 SEND

伝送表示

32パワーIC
フォトカプラコン
トロ｜ルチップ

フォトカプ
ラ

端子番号 端子名
124V
20V
3D
4G
5A
6B
7S
8〜15IN0〜7

29

A1 ″ 1 ″28A2 ″ 2 ″27A4 ″ 4 ″26

A8 ″ 8 ″25A16 ″16 ″24A32 ″32 ″23A64 ″64 ″

アドレス
設定

192022 A128 ″128 ″21 AGND

グランド

22〜2920UC

ユニラインクロック

1419DI

ユニラインデータ

IN71518NC

NC

1617T830
3132センドユニット
１

伝送ケーブルには高圧線や動力線を近付けないでください。

独立した伝送ケーブルPLCコネクタ

PLCコネクタ

センドユニット
２センドユニット
２

アドレス設定DG
24V
0V

伝送ケーブル（キャブタイヤケーブル）

伝送ラインのＴ分岐に便利な分岐ユニットをおすすめします。

分岐ユニットHB-4搭載基板(８点入力 ×３)

［ 増設例（カスケード接続）］

アドレス設定スイッチ
124816 32 64

32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 1732 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17

32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17

F/S POW SEND A1 A2 A4 A8 A16 A32 A64 A128AGND UC DI NC T8

NC R DO UC POW SEND T1 T2 T3 T5 T6 T7 TGND T4 T8 NC

NC R DO UC POW SEND T1 T2 T3 T5 T6 T7 TGND T4 T8 NC

LED
OUTPUT

ADDRESSLED
OUTPUT

MAS-H08
POWER SIGNAL
124V

2340V D

MOS-08INPUT

24V 0V D G A
5B S IN0 IN1 IN2 IN3 IN4 IN5 IN6 IN7 NC
6789LEDOUTPUTPOWER
12INPUT
3456789○○○ ○○○○： ： ： ： ： ： ： ：○ ○ ○○ ○ ○○ ○ ○ ○

表示状態
点灯
POW
点滅
（電源表示）
消灯
点滅
SEND
点灯
（伝送表示）
消灯

INPUT

124V

24V0V0V

2345678910 11 12 13 14 15 16電気的特性0VG

端子番号D

スイッチ、センサなど

G

スイッチ、センサなど

スイッチ、センサなど

伝送ケーブルの総延長は最大２００ｍです。

GD0V
24V

センドユニット１台に対し、マスタモジュールまたはターミナルユニットを２０台まで接続できます。

つぎのマスタモジュール
24V

表示出力

24V 0V NC NC A B S IN0 IN1 IN2 IN3 IN4 IN5 IN6 IN7 NC

10 11 12 13 14 15 16

128〜15●注意

ローカルＤＣ電源(DC24V)

遠隔部分での電源電圧低下には図のようなローカル電源方式を考慮してください。
この場合ユニット間の接続はD-Gの信号線のみとなります。

2名称項目

22〜29
3230
31

単位

電源電圧
電源端子
最大消費電流
入力電圧範囲
入力電位差
IN0
入力端子
（Ｓ〜ＩＮ間）〜IN7
入力電流しきい値（ON）（OFF）
A1〜A128 アドレス設定 入力電圧しきい値（ON）（OFF）
セカンドID
F/S（表示出力） 出力電圧範囲
伝送表示Ｌ 出力電圧（残電圧）
SEND
電源表示
Ｌ 出力電流（負荷電流）
POW
24Ｖ
0Ｖ

0V

１）伝送ラインとの接続
センドユニットからの伝送ラインとの接続にはマスタモジュールをつなぎます。
スレーブモジュールは直接、伝送ラインを受けることができません。
２）モジュールの増設
１つの入力マスタモジュールに対して複数の入力スレーブモジュールをカスケード接続します。
Ｈシステム用マスタモジュール（MAS-H08）に、基本システム用のスレーブモジュール（MOS-08）を接続します。ただし、入力マスタモジュールに出力スレーブモジュールを増設できません。
３）A,B端子で伝送速度を設定することができます。通常はオープンでご使用ください。
（MAS-H08のA端子を接続する時は、スレーブモジュールMOP-08もA端子を、B端子の時はB端子を接続してください。）
４）NCの端子にはなにも接続しないでください。
５）アドレス設定にはディップスイッチやジャンパ線を使ってください。
６）電源ライン間(24V-0V)には必要に応じバイパスコンデンサを入れてください。
７）S端子(7)は別の24V電源でも使用可能です。（DC24V以外の電源の場合はご相談ください。）

端子名

回路Ａ [入力]

回路Ｂ [設定入力]

S

電圧低下検知機能 注1)●エラー表示PLCコネクタの 接 続数によって決まる最大点数以上のアドレスには設定しないでください。

○印はON、無印はOFFの設定

POWER

DC24V電源入力注5) 伝送速度設定
A,B端子により、伝送速度の設定が可能です。
（オープンで基本、0V（21番ピン）接続で速度設定）
A端子：14.7kbps（S仕様）、B端子：7.35kbps（Z12仕様）
基本速度以外でご使用になる場合は、他の機器の構成が異なりますので詳細は弊社までお問い合わせください。

MOS-0824V 0V NC NC A B S IN0 IN1 IN2 IN3 IN4 IN5 IN6 IN7 NC

10 11 12 13 14 15 16012345：119120

電源端子

F/S端子の設定 ＩＤ番号の変化
オープン
ＩＤ＝アドレス
偶数アドレスのとき
ＧＮＤへ
ＩＤ＝アドレス＋１接続
奇数アドレスのときＩＤ＝アドレス−１

スイッチの設定
1 2 4 8 16 32 64 128

アドレス

入力モジュール

24V○モジュールの外部の設定スイッチまたはジャンパ線で設定を行います。
○設定された番号は、マスタモジュールの先頭の入出力点のアドレスを示し、増設されたスレーブモジュールを含み、先頭番号以降、連続して順に各点のアドレスを割り付けます。
○１点単位の設定ができます。

●アドレス設定方法

CONNECTION BOX

HB-4

備考

注1) 電源電圧低下検知（下記エラー表示参照）
DC24V電源電圧低下時、POW表示出力がフリッカ動作をします。
注2) 伝送監視（下記エラー表示参照）
伝送信号異常時にSEND出力が表のような出力を行います。
注3) エラー表示を正常に復帰させるには、いったん電源を切り、エラーの原因を取り除いてから、再投入してください。
注4) セカンドIDの設定方法（F/S端子の設定）

24V

センドユニット
１機能

カスケード接続G

PLCコネクタ

２系統の多芯ケーブル１本化禁止

名称

シリアル伝送ライン接続
データ信号
伝送速度
基本29.4kbps
基本はオープン注5)
設定＋コモン
フォトカプラ入力
入力端子
スタート スレーブモジュールへのT8信号伝送スタート信号
DI
データ入力 スレーブモジュールとのUC
クロック信号
データ伝送信号スイッチ、ジャンパなどで
A1〜
アドレスモジュール0Vに設定(21番ピンと接続)
A128
設定
アドレス設定異常表示機能注2)
SEND 伝送表示
LED表示出力
異常表示機能
注3)
POW
電源表示
注4)
F/S
セカンドID
ID設定

170V
PLCコネクタ

能■ 入力マスタモジュール MAS-H08

電圧検知

DC電源

32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17

128 256

24V

機

内部構成とピン配置
入力モジュール

センドユニット

04/6/30 ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ名変更 OHBA
97/8/28 a,b端子 修正 hirano

VmA
V
V
V
mA
mA
VV
VVmA

規 格 値
最小 基本 最大21.6
2427.64755
650281552.00.60.44.0050
5.610

回路Ｃ [表示出力]
1k

OUT

IN
1kIN
6.8k （フォトカプラ）

3回路図
ー回路Ａ

回路Ｂ
回路Ｃ

異常の内容
正常
電圧低下検知電源断
正常
伝送異常

A4 MAS‑H08 取説

A404/6/30 ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ名変更 OHBA
03/4/08 警告文の追記、住所変更 OHBA
98/6/10 修正 hirano

第１面

インターフェース回路
入力モジュール MAS-H08＜回路条件＞

ユーザ＜回路条件＞

S

フォトカプラ

24V

1kスイッチIN［Ｈシステム用］

6.8k

内入力電圧範囲 : 0〜24 V

耐電圧

入力電流(ON) : 2.0mA min.

部(OFF) : 0.6mA max.

回

1k

路

6.8k

S〜IN間 (ON) : 15 V min.
電圧(OFF) : 5 V max.

RB

●2線式センサにはブリーダ抵抗(RB)をつけてください+

この表示は、取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

6.8k

外形寸法
8点入力モジュール●基板加工寸法 [ Top View ]5MAS-H083.271452432-φ1.1
5238.1

3.27
pin32(A列)2.542.542.543.5○システム電源ＤＣ２４Ｖ安定化電源を使ってください。
非安定電源はシステムの誤動作の原因となります。
○高圧線、動力線との分離
本システムは高いノイズマージンを有していますが、伝送ライン、入出力ケーブルは、高圧線や動力線から離してください。

○コネクタ接続、端子接続・コネクタ内側には金属くずなどを入れないでください。
・コネクタがはずれないようケーブル長さなどに配慮してください。
・誤配線は機器に損傷を与えます。
○本システムは、下記資料に定められた仕様や条件の範囲内でご使用ください。

φ3.55.55.5

2.5

2.51

pin1634262634(A列)pin1

0.56262.66○パターンの長さ
モジュール増設の場合、マスタモジュールから最遠のスレーブモジュールまでは、50cm以内としてください。
伝送信号信頼性確保のため、伝送信号(UC,DI,DO)関連のパターン長さに注意してください。
スレーブモジュールスレーブモジュール○洗浄モジュールは密閉構造ではありません。
フラックス洗浄などの場合、強酸性や強アルカリ性の溶剤は使わないでください。
○ゆれ止め
溝に沿ってワイヤなどでゆれ止め、脱落防止のため、モジュー 基板に止める。
ルをプリント基板と錫メッキ線などで固定してください。モジュールは高さ溝がありますので振動の強さによってはトラブルの原因となります。
○リフローは行わないでください。

スレーブモジュール

50cm以内○はんだ付け
260℃以下の温度、5秒以下の時間で行ってください。

項目
電源電圧
使用周囲温度
保存温度
使用周囲湿度
雰囲気
耐振動
耐衝撃
絶縁抵抗
耐電圧
耐ノイズ

OD

T

項目
伝送方式
同期方式
伝送手順
伝送速度
伝送距離
入力点数
消費電力

08-H

MPUASINM

本 社 工 場 〒617-0828 京都府長岡京市馬場図所27
TEL 075-955-0071(代) FAX 075-955-1063
東 京 営 業 所 〒110-0016 東京都台東区台東２丁目12-2 (不二DICビル) TEL 03-3833-5330(代) FAX 03-3833-5350
名古屋営業所 〒460-0026 名古屋市中区伊勢山２丁目13-22 ( I TOHビル) TEL 052-322-3481(代) FAX 052-322-3483
大 阪 営 業 所 〒550-0013 大阪市西区新町１丁目2-13 (新町ビル)
TEL 06-6538-7136(代) FAX 06-6538-7138
京 都 営 業 所 〒612-8487 京都市伏見区羽束師菱川町366-1
TEL 075-924-3293(代) FAX 075-924-3290
伏 見 工 場 〒612-8487 京都市伏見区羽束師菱川町366-1
TEL 075-931-2731(代) FAX 075-934-8746

点数326496128

リフレッシュタイム
1.6ms
2.7ms
3.8ms
4.9ms

遅れ時間
1.8〜4.5ms
2.9〜6.7ms
4.0〜8.9ms
5.1〜11.0ms

注）上記数値は伝送速度29.4kbps、SD-H2(A)に接続したとき

NO. UM042-I

4仕様
双方向時分割多重伝送方式
ビット同期方式
ユニライン・プロトコル
29.4kbps（基本）最大200ｍ（基本）8点
本体: 最大0.5W、S端子: 1.1W

●伝送遅れ

● お断りなくこの資料の記載内容を変更することがありますのでご了承ください。

© 2004 NKE Corporation

仕様
DC 24Ｖ ＋15％ −10％
0〜＋50℃−20〜＋70℃
35〜85％RH 結露なきこと
腐食性ガスがないこと
JIS C 0040 に準拠100m/s2
外部端子と外箱間 20ＭΩ以上
外部端子と外箱間 ＡＣ1000Ｖ 1分間
1200Ｖp-p （パルス幅1μs）

●性能仕様

形 状

UL

(株)中村機器エンジニアリング）●一般仕様○ユニラインは各社のPLCに簡単に接続できる省配線デー
タ伝送システムで、分岐配線時の断線検知機能に対応しています。
○本システムを小さな機能モジュールとしたハイブリッドＩＣ（モジュール）はスペース効率、組み込みやすさなどに優れています。
○このモジュールはリミットスイッチ、光電スイッチや近接スイッチなどの信号をシリアル信号に変換し、伝送ラインに伝える入力用モジュールです。
○基板実装タイプのコンパクトな形状で、8点の入力が可能です。
○電圧低下検知機能が備わっています。

E（旧社名仕 様

特 長

φ3.5

モジュール実装上の注意

マスタモジュール

○システム安全性の考慮
本システムは、一般産業用であり安全用機器や事故防止システムなど、より高い安全性が要求される用途に対して適切な機能を持つものではありません。
○設置や交換作業の前には、必ずシステムの電源を切ってください。

pin17

MAS-H08

推奨コネクタZ-279S-32FD(HONDA)

この表示は、取り扱いを誤った場合、傷害を負う可能性、および物的損害のみの発生が想定される内容です。

(B列)

(B列)

INPUT MODULE

26［マスタモジュール］

本システム機器をお買いあげいただきありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みのうえご使用ください。
また、システム全体の取扱いについてはテクニカルマニュアルをご参照ください。
安全にお使いいただくため、次のような記号と表示で注意事項を示していますので必ず守ってください。

3線式センサIN

MAS-H08 :８点入力モジュール

入力モジュール

2線式センサ

IN1k

●型式番号

MAS-H08: 30 V max.

1