［異常時通報連絡の公表文（様式１−１）］
伊方３号機取水ピット水位計の異常について
22．７．12
原子力安全対策推進監(内線 2352)［異常の区分］国への法律に基づく報告対象事象
県の公表区分
外部への放射能の放出・漏えい
発生日時
異常の概要

発生場所
種類

有・
無
[評価レベル − ]Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ有・
無
[漏えい量 − ]２２年６月７日２０時０５分
１号・２号・３号・共用設備
管理区域内 ・ 管理区域外
・設備の故障、異常・地震、人身事故、その他［異常の内容］
６月７日(月）20時17分、四国電力(株)から、別紙のとおり、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
１ 通常運転中の伊方３号機において、取水ピットＡの水位計の異常を示す信号が発信した。
２ 今後、詳細調査を行う。
３ 本事象によるプラントへの影響及び環境への放射能の影響はない。
［復旧状況等］
６月10日（木）10時00分、四国電力（株）から、復旧状況等について、次のとおり連絡がありました。
１ 調査の結果、異常を示す信号は、取水ピットＡの除塵装置下流側の水位計の動作不良により、発信したものと判明したため、部品を手配して修理することとした。
２ それまでの間は、健全な取水ピットＡの上流側水位計を下流側の当該水位計の代替とし、取水ピットＡ及びＢの上流側水位は、取水ピットＢの上流側水位計で監視する処置を実施した。
３ なお、取水ピットＡ及びＢの上流側水位は同等であることから、取水ピットＡの水位監視に問題はない。
４ 今後、詳細を調査する。
５ 本事象によるプラントへの影響及び環境への放射能の影響はない。
６ なお、異常を示す信号の発信は19時01分で、取水ピットＡの水位計の故障と確認したのが、20時05分だった。
県としては、八幡浜保健所の職員を伊方発電所に派遣し、復旧状況等を確認しました。
（伊方発電所及び周辺の状況）

１号機
原子炉の運転状況
２号機
３号機
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況
周辺環境放射線の状況［事象発生時の状況］
運転中（出力 ％） ・停止中
運転中（出力100％） ・停止中
運転中（出力103％） ・停止中
通常値
・
異常値
通常値
・
異常値

（参考）
１

国への法律に基づく報告対象事象
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づき、国（経済産業省原子力安全・保安院等）に対し、一定レベル以上の事故・故障等を報告することが義務付けられている。
国への法律に基づく報告対象事象に該当すれば、国際原子力機関が定めた評価尺度に基づき、７から評価対象外までの９段階の評価レベルが示されるので、異常の程度を判断する目安となる。評価対象外以下のものについては、安全に関係しない事象とされている。

２

県の公表区分

区分
Ａ内

容○安全協定書第11条第２項第１号から第10号までに掲げる事態（放射能の放出、原子炉の停止、出力抑制を伴う事故・故障、国への報告対象事象等）○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態（大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生等）○その他特に重要と認められる事態Ｂ○管理区域内の設備の異常○発電所の運転・管理に関する重要な計器の機能低下、指示値の有意な変化○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき○その他重要と認められる事態

Ｃ
３○区分Ａ，Ｂ以外の事項
管理区域内・管理区域外
その場所に立ち入る人の被ばく管理等を適切に実施するため、一定レベル（３月間に１．３ミリシーベルト）を超える被ばくの可能性がある区域を法律で管理区域として定めている。原子炉格納容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、放射能を含む一次冷却水の流れている系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。
異常発生の場所が管理区域の内か外かによって、異常の程度を判断する目安となる。

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ）
発信年月日

平成 ２２年

発

伊方発電所

信者

当 該 機号 機

６月

７日（ 月 ）２０時１７分

岩宮

１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)(定格出力)

発生時 １．出力 915MW にて（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
状 況 ２．第 回 定期検査中
設備トラブル ・ 人身事故 ・
１．発生日時： ６月７日

地震・ その他

２０時０５分２．場

所： ３号機

取水ピット（管理区域外）

３．状

況： 伊方３号機は、通常運転中のところ取水ピットＡの水位計の異常を示す信号が発信しました。

発生状況
概
要

運転状況

備考

原因は、調査中です。
なお、本事象によるプラントの運転への影響および環境への放射能の影響はありません。

１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ、第２報）
発信年月日

平成 ２２年

発

伊方発電所

信者

当 該 機号 機

６月

１０日（ 木 ）１０時００分

堀田

１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)(定格出力)

発生時 １．出力 915MW にて（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
状 況 ２．第 回 定期検査中
設備トラブル ・ 人身事故 ・地震・ その他

１．発生日時： ６月７日 ２０時０５分
２．場
所： ３号機 取水ピット（管理区域外）
３．状
況：
伊方３号機は、通常運転中のところ、取水ピットＡの水位計の異常を示す信号が発信しました。原因は、調査中です。
［第 1 報にてお知らせ済み］

発生状況
概
要

調査の結果、異常を示す信号は、取水ピットＡの除塵装置下流側の水位計＊１の動作不良により、発信したものと判明したため、部品を手配して修理することとしました。
それまでの間は、健全な取水ピットＡの上流側水位計を下流側の当該水位計の代替とし、取水ピットＡおよびＢの上流側水位は、取水ピットＢの上流側水位計で監視する処置を実施しました。なお、取水ピットＡおよびＢの上流側水位は同等であることから、取水ピットＡの水位監視に問題はありません。
今後、詳細を調査することとします。
本事象によるプラントの運転への影響および環境への放射能の影響はありません。
なお、異常を示す信号の発信は 19 時 01 分で、取水ピットＡの水位計の故障と確認したのが、20 時 05 分でした。
＊１

運転状況

備考

取水ピットＡ、Ｂの水位計は、除塵装置の上流側と下流側にそれぞれ設置されている。

１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊方発電所 基本系統図＜管理区域内＞○燃料取替用水タンク
通常運転中は、非常用炉心冷却設備等の水源として待機し、定期検査時には燃料取替時の水張りに使用する。

［凡例］：原子炉で発生した熱を蒸気発生器に伝える設備（１次冷却設備）[放射性物質を含む]○蒸気発生器
原子炉で温められた高温の水を利用して別の水（２次冷却水）を蒸気に変える。

原子炉格納容器
格納容器スプレイ：緊急時に原子炉等を冷やす設備（非常用炉心冷却設備等）[放射性物質を含む]：１次冷却水の水質・水量を調整する設備（化学体積制御設備）[放射性物質を含む]：蒸気発生器でできた蒸気でタービンをまわし発電する設備（２次冷却設備）[放射性物質を含まない]

緊急時に原子炉格納容器内に注水し、内部を冷却･減圧する。

格納容器ｽﾌﾟﾚｲ冷却器：管理区域

原子炉格納容器、使用済燃料等の貯蔵、放射性廃棄物の廃棄等の場所であって、その場所の放射線が一定レベル(３月間に1.3ミリシーベルト)を超える恐れのある場所[実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１条第２項第４号に規定]（高 圧 タ ービ ン へ ）○原子炉容器
ウラン燃料を核分裂させて、その時に出る熱で水（１次冷却水）を高温にする。

格納容器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時に原子炉に高圧で注水し、燃料を冷却する。

○湿分分離加熱器
高圧タービンを出た蒸気を加熱し、蒸気中の水滴を除去する。

高圧注入ﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時に原子炉に低圧大容量で注水し、燃料を冷却する。また、原子炉停止時の冷却にも使用する。

低圧
タービン

余熱除去冷却器

循環水ポンプ
発電機

余熱除去ﾎﾟﾝﾌﾟ

取水口

Ｍ

高圧タービン○脱塩塔
１次冷却水に溶け込んだイオン状の不純分を除去する。
○体積制御タンク
１次冷却設備への注水量を調整する。

放水口
復水充てんポンプ

ポンプ
２次冷却水を加熱し、熱効率を向上させる。
高圧給水加熱器

雑固体焼却設備
焼却炉
使用済
燃料

排ｶﾞｽ
ﾌｨﾙﾀ ﾌｧﾝ

使用済燃料ピット

管理区域内で使用した清掃用の紙や布等を焼却し、体積を減らす。

主給水ポンプ○復水器
タービンをまわした蒸気を海水で冷やして水に戻す。

低圧給水加熱器○脱気器
２次冷却水中に溶け込んだ空気を除去する。

取水ピット水位計の異常(22.6.7)

循環水系統概略図
取水ピット平面図
除塵装置

循環水ポンプ取水ピット
Ａ取水ピット
Ｂ

海水の流れ

タービン

当該箇所
循環水ポンプ
変換器／記録計

復水器

水位検出器

水位検出器

（上流側）×２系統（下流側）×２系統

除塵装置

海取水口

取水ピット
海水放水ピット
放流口

電波式水位検出器

写真 ①

記録計（変換機能付）

写真 ②

周 辺 環 境 放 射 線 調 査 結 果（県環境放射線テレメータ装置により確認）
平成22年６月７日(月)
測定値 （シンチレーション検出器）
測定局
時刻
19:50 20:00 20:10 20:20
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ(九町越) １７１８１８１７
九町ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２６２７２５２６
愛 湊浦ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
１５１５１５１６
媛 伊方越 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２１２１２１２１
県 川永田 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２３２２２３２３豊之浦 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
１２１２１２１２加周ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２７２７２６２６大成ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２２２２２２２２四 ﾓﾆﾀﾘﾝグｽﾃｰｼｮﾝ
１５１５１５１４
国 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.1
１５１５１５１５
電 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.2
１５１６１５１５
力 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.3
１２１３１３１３㈱ ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.4
１４１４１４１４※降雨の状況：有・無伊方発電所の排気筒モニタ等にも異常なかった。

（単位：ﾅﾉグﾚｲ／時）
平常の変動幅の最大値
20:30 降雨時 降雨時以外
１９４６
１９２６４８２５１６３７１６２１４６２２２３５１２７１３４３１４２７５４３０２２３６２２１５４１１７１５４４１６１６４５１６１３４６１５１４４４１６（参考）１ 環境放射線の測定値は、降雨等の気象要因や自然条件の変化等により変動するので、原子力安全委員会の環境放射線モニタリング指針に基づき、測定値を「平常の変動幅」と比較して評価しています。
「 平 常 の 変 動 幅 」 は 、 過 去 ２ 年 間 （ 平 成 18、 19年 度 ） の 測 定 値 を 統 計 処 理 し た 幅（平均値±標準偏差の３倍）としており、一般に、測定値が「平常の変動幅」の最大値以下であれば、問題のない測定値と判断されます。
２ 環 境 放 射 線 は 線 量 (グﾚｲ)で 表 さ れ ま す が 、 一 般 的 に 、 こ れ に 0.8を 乗 じ て 、 人 の 被ば く の 程 度 を 表 す 線 量 (ｼ-ベﾙﾄ)に 換 算 し て い ま す 。
例 え ば 、 線 量 率 約 20ﾅﾉグﾚｲ／ 時 の 地 点 で は 、 １ 年 間 に 約 0.14ﾐﾘｼ-ベﾙﾄ（ ミ リ は ナ ノの 100万 倍 を 表 す ） の 自 然 放 射 線 を 受 け る こ と と な り ま す が 、 こ れ は 、 胃 の Ｘ 線 検 診を１回受けた場合の４分の１程度の量です。