外形寸法1.51.5012345678910 11 12 13 14 15※は、DINレールアダプタを使用した場合です。
DINレール上に並べた時の間隔の最小値は1.5mmです。

31POWER SEND

単位：mm
●ＡおよびＢの寸法

B
A寸法

型式番号

A100141191

PTV-H08T2
PTV-H16T2
PTV-H32T29※

B
90130
180

PTV-H□□T2※
ＬＥＤカバー

端子カバー 〈取付時ご注意〉
本機の左右には1.5mm以上の隙間を必ず設けてください。

●型式番号

PTV-H08T2：
PTV-H16T2：
PTV-H32T2：

パワーターミナル

８点Ｔｒ出力１６点Ｔｒ出力
３２点Ｔｒ出力

46.51.5mm
01234567

POWER SEND

012345675

POWER SEND

●カバーの開け方
端子カバーを開けてからLEDカバーを開けてください。

φ4.5
φ8401.5

この表示は、取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

●端子仕様
結線方法
ねじ締付トルク（N･m）
適用電線（mm2）[AWG]

1.557.5(60)●圧着端子
圧着端子を使用される
ときはＭ３用の右図の寸法のものを使用してください。

より線または圧着端子
Ｍ30.2～0.4
0.3～1.25［22～16］

M3用

DINレールアダプタ(左) 付属○システム電源ＤＣ２４Ｖ安定化電源を使ってください。
非安定電源はシステムの誤動作の原因となります。
○高圧線、動力線との分離
本システムは高いノイズマージンを有していますが、伝送ライン、入出力ケーブルは、高圧線や動力線から離してください。

6.0max.

43

DINレール

DINレール

DINレールアダプタ(右) 付属

この表示は、取り扱いを誤った場合、傷害を負う可能性、および物的損害のみの発生が想定される内容です。

○システム安全性の考慮
本システムは、一般産業用であり安全用機器や事故防止システムなど、より高い安全性が要求される用途に対して適切な機能を持つものではありません。
○設置や交換作業の前には、必ずシステムの電源を切ってください。

6.0
max.

●DINレール取付
DINレールアダプタを用いてDINレールに取付可能です。

本システム機器をお買いあげいただきありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みのうえご使用ください。
安全にお使いいただくため、次のような記号と表示で注意事項を示していますので必ず守ってください。

○コネクタ接続、端子接続
・コネクタ内側には金属くずなどを入れないでください。
・コネクタがはずれないようケーブル長さなどに配慮してください。
・誤配線は機器に損傷を与えます。
○本システムは、下記資料に定められた仕様や条件の範囲内でご使用ください。

エラー表示
・本機には短絡検知と電源電圧低下検知の異常状態監視機能があります。
・ POWERとSENDの表示が右の表のように異常状態の表示（エラー表示）を行います。
・エラー表示をした場合、正常に復帰させるにはいったん電源を切り、エラーの原因を取り除いてから、再投入してください。
・出力端子を電源と短絡したまま出力させると、短絡検知が働きます。

特 長●エラー表示
表示LED
POWER

SEND

表示状態
点灯
点滅
点滅
消灯
点滅
点灯
消灯
点灯

異常の内容
正常
短絡検知
電圧低下検知
電源断正常
伝送異常

仕 様

○電圧低下検知機能、分岐配線時の断線検知機能が備わっています。
○H機能付き/なしの設定が、スイッチで選択可能です。
○設定スイッチで、伝送距離の選択が可能です。
○各出力には短絡保護機能が備わっています。
○従来機種PTV-H □□ Tとは、端子配列で互換性があります。
○一般的なディレーティングの考慮は必要ありません。
○スイッチWの設定にて５１２点対応が可能です。

■一般仕様
項目
電源電圧
使用周囲温度
保存温度
使用周囲湿度
雰囲気
耐振動
耐衝撃
絶縁抵抗
耐電圧
耐ノイズ

伝送速度異常保証についてのお願い

各部の名称

本製品の保証は日本国内で使用する場合に限ります。
■保証期間
納入品の保証期間は、ご注文主のご指定場所に納入後１箇年とします。
■保証範囲
上記保証期間中に、本取扱説明書にしたがった製品仕様範囲内の正常な使用状態で故障が生じた場合は、その機器の故障部分の交換または修理を無償で行ないます。
ただし、つぎに該当する場合は、この保証範囲から除外させていただきます。
(1) 需要者側の不適当な取り扱い、ならびに使用による場合。
(2) 故障の原因が納入品以外の事由による場合。
(3) 納入者以外の改造、または修理による場合。
(4) その他、天災、災害などで、納入者側の責にあらざる場合。
ここでいう保証は納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害はご容赦いただきます。
■有償修理
保証期間後の調査、修理はすべて有償となります。また、保証期間中においても、上記保証範囲外の理由による故障修理、故障原因調査は有償にてお受けいたします。

POWER 電源表示

SEND 伝送表示

橙

DC電源供給で点灯します。
電圧低下時点滅します。

0,1,2,… 出力モニタ

項目
伝送方式
同期方式
伝送手順
接続方式

赤

出力信号がONのとき点灯します。

LEDカバー内部に出力信号の先頭番地を指定するスイッチがあります。

LEDカバー■性能仕様

橙

伝送信号が正常のとき点滅します。

アドレス設定スイッチ

DSENERPOW

伝送速度/距離

6 7
4 52 30 10120-77-2018

項目● NKE本社工場 〒612-8487 京都市伏見区羽束師菱川町366-1● NKEホームページ ： https://www.nke.co.jp/● お断りなくこの資料の記載内容を変更することがありますのでご了承ください。

端子カバー
NO. UM481-F©2023 NKE Corporation

40V-H

PT

promotion@nke.co.jp

出力点数※ 最大消費電力
質量AL
MIN
ER 8T2RTWE

PO仕様
双方向時分割多重伝送方式
ビット同期方式
ユニライン・プロトコル
T分岐・マルチドロップ接続
29.4kbps/200ｍ 14.7kbps/500m
7.35kbps/1km 3.67kbps/2km■個別仕様[ 旧社名(株)中村機器エンジニアリング ]商品に関するご質問は、フリーダイヤル、もしくはE-メールにてお問い合わせください。
（AM.9:00～PM.5:00 土日、祝祭日休み）

仕様
DC24Ｖ +15％ -10％
0 ～ +50 ℃-20 ～ +70 ℃
35～85％RH 結露なきこと
腐食性ガスがないこと
JIS C 60068-2-6 に準拠
100 m/s2
外部端子と外箱間 20 MΩ以上
外部端子と外箱間 AC1000 V 1分間
1200Ｖp-p （パルス幅1μs）

出力端子
出力信号などを接続する端子台です。

1

PTV-H08T2
8点
0.6 W
140g

型式番号
PTV-H16T2
PTV-H32T2
16点
32点
0.8 W
1.8 W
195g
270g
※負荷消費電力を含まず

接続例

端子配置
パワーターミナル

PLCコネクタへ

SD-H2A-***

安定化電源を使用
してください。
電源電圧はDC24V～DC27.6Vの間で設定してください。

ON-LINE

POWER SEND

伝送ラインの内容
D,G :信号ライン
24V,0V:電源ライン

MONITORUNITS

UNIT ADDRESS

10110

DISPLAY

SET□□T2PTV-H（出力ユニット）

センドユニット

1211320143115423165417656187

ショートピース 付属

センドユニット1台に対し、ターミナルを20台まで接続できます。

199L L

L

121131423154165176187

耐電圧
30 V

1989・PTV-H16T2 （16点出力）

L L

L L

伝送ケーブル（キャブタイヤケーブル）

リレー、ソレノイドなど
D

ON電流
200 mA max.

パワーターミナル

1314

伝送ラインには高圧線や動力線を近付けないでください。

接 続 さ れ る
全ユニットは同じ仕様で、ご使用ください。

□□T20121516345171867123DG24V0VL

56L L

7L L

8012345679L L

10L23242526272829

1234567891011121321222324252627282930313233

1434

12345678910111213

残留電圧
1 V max.
35

1436

15

111213012

遠隔部分での電源電圧降下には図のようなローカル電源方式を考慮してください。
ローカルＤＣ電源(DC24V)

この場合ユニット間の接続はD-Gの信号２線のみとなります。

1415161718●アドレス設定スイッチ

1718

193456789アドレス (2)2 402468
10： ： ：
128： ： ：
224

L L

L L

L LL2 4 8 16 32 64 128 B

S Z W H

10110121

8 16 32 64 128○○○○○○ ○ONL

Ｈシステム用ターミナルユニットの分岐ラインの最終位置にはエンドユニットを接続する必要はありません。

13：：

：

：

200 mA max.

33V

0V

●スイッチS,Zの設定

伝送異常時の出力信号

S

OFF
ON

ホールド (直前の状態を保持)
リセット (強制的にOFFとする)

OFF OFFON OFFOFF ONON ON

2 4 8 1632 64128B(H/R) S Z W H

Z

伝送距離
伝送距離200m
伝送距離500m
伝送距離1km
伝送距離2km

スイッチWの設定によりアドレススイッチ２の重みが変わります。
○スイッチW=OFF時の場合
スイッチ２=アドレス2○○○スイッチW=ON時の場合
スイッチ２=アドレス256●スイッチWの設定●スイッチHの設定○印はON、無印はOFFの設定

状態

スイッチの設定
アドレス (256)
2 4 8 16 32 64 12804812： ： ： ： ： ： ： ：128： ： ： ： ： ： ： ：224： ： ： ： ： ： ： ：256： ： ： ： ： ： ： ：
480

○
○○○

：

○
： ： ： ： ：○○○[伝送点数512点以下の場合]
スイッチWをONに設定した場合、下記条件を満たす限りマスタユニット1台に対しターミナルを32台まで接続できます。

OUT

○
○
○○

○○○
○印はON、無印はOFFの設定

2●スイッチBの設定

POWER

路

負荷電流

スイッチW=ON時の設定

スイッチの設定

リレー、ソレノイドなど

PTV-H□□T2

COM

短絡検知

スイッチW=OFF時の設定

アドレス設定スイッチ

内部構成
ターミナル接続台数の注意

16回

漏れ電流
0.1 mA max.

390V

リレー、ソレノイドなど
誘導性負荷の場合はサージキラーを付けてください。

●アドレス設定方法

LEDカバーを開きアドレス設定スイッチを操作します。

19●伝送点数256点以下用マスタに接続する場合スイッチWをOFFに設定してご使用ください。
●伝送点数512点以下用マスタに接続する場合スイッチWをONに設定してご使用ください。

SEND

38

短絡検知

L

・ アドレス番号はコントローラの入出力点との対応をとるためのものです。
・ ターミナルユニットのアドレス設定スイッチで設定された番号はそのユニットの先頭の入出力点のアドレスを示し、その番号以降連続して各点のアドレスを割り付けます。
・ スイッチＷがOFF時に２点単位の設定ができ、スイッチＷがON時に４点単位の設定ができます。
・ スイッチＢは伝送異常時の出力選択用です。
・ スイッチS,Zは伝送距離設定用、スイッチWはI/O点数設定用、スイッチHはH機能付き/なし設定用です。

OND
G
24V
0V

センドユニット
２37

OUT＜回路条件＞

アドレス設定リレー、ソレノイドなど独立した伝送ケーブル

33V

内部

上向き設定でON です。

DG
24V
0V

センドユニット
１4

□□T2

PTV-H

（出力ユニット）

19

POWER SEND022ショートピース 付属

0パワーターミナル
1221G 0V 0V COM 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31

PTV-H（出力ユニット）

11200V

出荷時には２４VとCＯＭ間はショートピース（短絡板）で短絡しています。

伝送ケーブルの総延長は200m/500m/1km/2kmの設定が可能です。

1019・PTV-H32T2 （32点出力）
2024V

２系統の多芯ケーブル１本化禁止

POWER SEND18

Ｄ 24Ｖ 24Ｖ COM 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30G

伝送ケーブルは本システム１系統１本としてください。
２系統以上まとめないでください。

センドユニット２17i

G 0V 0V COM 2 3 COM 6 7 COM 10 11 COM 14 150[伝送点数256点以下の場合]
伝送ケーブルは、総延長200mまでは線径0.5mm²以上、1kmまでは線径1.25mm²以上、2kmまでは線径2.0mm²以上のものをご使用ください。

センドユニット
１16

ショートピース 付属COM

DG24V0V

ＤＣ電源(DC24V)

ＤＧ24V0V

DG128 256

L

DG24V
0V
24V
0V

640V

PLCコネクタ

015

RUN
POWER

SIZE
32

PLCコネクタ

11G 0V 0V 0V COM 2 3 COM 6 7

Ｄ 24Ｖ 24Ｖ 0 1 COM 4 5 COM 8 9 COM 12 13 COM
ER1 ER2 ER3 ER4 ER5SEND

24V

PLCコネクタ

10

ユーザ＋24V

Ｄ 24Ｖ 24Ｖ 24Ｖ 0 1 COM 4 5 COM

ショートピース 付属

AC

PLCコネクタパワーターミナル PTV-H□□T224V＜回路条件＞

・PTV-H08T2 （8点出力）

78

インターフェース回路

状態

I/O点数状態処理方法

OFFON

256点以下用
512点以下用

OFF
ON

H機能付き
H機能なし

【スイッチW】
マスタユニットが256点以下用か512点以下用かで、設定してください。

【スイッチH】
・H機能付き/なしを設定します。

コントロールチップ●UNILINE仕様対応表○マスタユニットの電源電圧
DC24V +15％ -0％

アイソレー
ション部

○伝送ケーブルの総延長200mまでは線径0.5mm²以上、500mまでは線径1.25mm²以上、2kmまでは線径2.0mm²以上

電源部

・センドユニット(***)の仕様は、
下記表をご参照ください。

電圧検知

トランジスタオープンコレクタ

短絡検知

端子台

D

G 24V 0V

信号

2電源COM
ショートピース 付属0

1

23(31)

伝送距離200m
500m
1km
2km

伝送点数
128点
256点
基本CS
M
Z12
Z58
Z280

システム内に異なる設定のユニットが存在する場合、システムが誤動作するおそれがあります。
スイッチS,Z,Wは、同じ設定でご使用ください。
スイッチは出荷時、全てOFFに設定されています。

PTV-H08T2 : 最大設定504 (最大設定時使用アドレス504～511)
PTV-H16T2 : 最大設定496 (最大設定時使用アドレス496～511)
PTV-H32T2 : 最大設定480 (最大設定時使用アドレス480～511)

出力3