取 扱 説明 書

保証書付

２．各部のなまえ

１．安全上のご注意

人感センサー付■ご使用の前に、この「安全上のご注意」を必ずお読みになり、正しくご使用ください。
■ここに示した注意事項は、商品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人々への危害や損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しております。
内容をよく理解してから本文をお読みください。
■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分して説明しております。
この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

パイプ用ファン型式
局所換気 専 用

警告
注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が損傷を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

PT S - 100G

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示（例）で区分し説明しています。

記号は、「警告」「注意」を促す内容があることを告げるものです。
図の中には具体的な注意内容（左図の場合は一般的な注意）が描かれています。
●このたびはパイプ用ファンをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
●この商品を安全に正しく使っていただくために、お使いになる前に、この取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
●お読みになったあとは、いつも手元においてご使用ください。

もくじ

安全上のご注意 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１
各部のなまえ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２運転のしかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３
お手入れのしかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４仕様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５
長期使用製品安全表示制度について ・・・・・・・・・・・・・・・・・６
故障かな︖と思ったら ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７
アフターサービス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８

警告発火したり、異常動作してけがをすることがあります。

製品を水につけたり、水をかけたりしない

切

経年劣化に係わる注意喚起のための表示位置

人感センサー

切 連続 自動ファン意

運転中は危険ですから、羽根の中に指や物を入れない

本体

人感センサー

パネルの取り付けは確実に行う

本体・部品の落下によりけがをすることがあります。

落下によりけがをすることがあります。

症

絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。

感電やショートの原因になります。

●スプレーをかけないでください。
故障の原因になります。

●有機溶剤をかけないでください。
故障の原因になります。

●製品の前に障害物を置かないでください。
感知感度が悪くなります。

1）お手入れの前に

警

告●スイッチを「切」にし、電源プラグを抜く。
お手入れの際は必ず電源を切るまたは、分電盤のブレーカーを切ります。
感電やけがをすることがあります。
●高いところでの作業となりますので、足場には十分お気をつけください。
製品を水につけたり、水をかけたりしない●板金部品などの切り口や本体の突起などでけショートや感電の恐れがあります。
がをしないよう必ず手袋を着用してください。
●モーターなどの電気部品に水をかけないでください。
故障や感電の恐れがあります。
●シンナー・アルコール・ベンジン・ガソリン・灯油・スプレー・アルカリ洗剤・化学ぞうきんの薬剤・クレンザー等の研磨剤入りの洗剤などは使用しないでください。
使用すると変質・変色する原因になります。
●熱湯は使用しないでください。樹脂部品が変形します。
パネル

2）
パネルを取りはずす

パネル下の取っ手を手前に引きながら斜め上に持ち上げます。

3）
ファンをはずす①羽根を指でおさえてつまみを右回転（時計回り）に回し、ロックを解除する。
②ファンをつまんで引き抜く※ファンを取り付ける場合
ファンをモーターシャフトの奥まで差し込み、つまみを左回転（反時計回り）に回し、確実にロックをしてください。

パネル取っ手

つまみ
ゆるむ
ゆるむ

ファン

4）
清掃する

①パネル、ファンは中性洗剤を溶かしたぬるま湯に浸して汚れを落としてからきれいな水で洗い、よく乾かす。
②本体は中性洗剤を溶かしたぬるま湯を浸した布で汚れをふきとった後、洗剤が残らないようによくふく。
ぬるま湯

パネル、ファンなど

速結端子台●高圧スチームで洗浄しないでください。
故障の原因になります。

本体5）取り付けと確認①各部品の取り付けは、取りはずしと逆の手順で行う。
②取り付け後、次の確認をする。
（１）ファンのつまみは確実にロックされていますか︖（２）パネルは確実に取り付けられていますか︖（３）電源コードに傷、いたみはありませんか。
パネル（４）異常な音が出ていませんか。
取っ手（必ず運転をして確認してください。）

５．仕型

様式

定格周波数定格入力（Ｗ）（m3／Ｈ）

10050603.34.27072（Ｈｚ）

風量騒音（ｄＢ）

2324

重量（ｋｇ）

約0.53

６．長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について■本体への表示内容【製造年】本体に西暦４桁で記載 【設計上の標準使用期間】１５※経年劣化により危害の発生が高ま
設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化年
るおそれがあることを注意喚起すによる発火・けが等の事故に至るおそれがあります。
るために電気用品安全法で義務付【設計上の標準使用期間】は「保証期間」とは異なります。
けられた右の内容の表示を本体におこなっています。
●「経年劣化とは」・・・長時間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。
■設計上の標準使用期間とは※設計上の標準使用期間は、運転時間や温湿度など標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して製造した年から安全上支障なく使用することが出来る標準的な期間です。
※設計上の標準使用期間は、消費生活用製品安全法で規定された設定基準に基づき算出された数値で、保証書に定める無償保証期間とは異なります。
また、偶発的な故障を保証するものでもありません。
●設計上の標準使用期間は、以下の標準的な使用条件に基づき算出されています。
※標準的な使用条件は、【JIS C 9921-2】にて定められています。
条件
単相100V
50Hz/60Hz
20℃ JIS C 9603から引用
65％ JIS C 9603から引用
製品の工事説明書による標準設置
製品の取扱説明書による定格負荷
負荷条件
想定時間
居 室 2,193時間/年
トイレ 2,614時間/年
注）
常時換気（24 時間連続換気）のものは、8,760 時間 / 年とする。
区 分
環境条件

項 目
電圧
周波数
温度
湿度
設置
負荷
1年間の使用時間※本体の目的以外の用途や業務用に使用された場合、記載の設計標準使用期間よりも短い期間で経年劣化が起き、重大事故に至るおそれが高くなります。
このようなご使用はおやめください。
※標準的な使用条件を超える使用頻度や異なる使用環境などでお使いいただいた場合は、設計標準使用期間よりも短い期間で経年劣化が起きる可能性があります。
この場合、製品に表示されている点検期間よりも早期に点検を依頼してください。
点検期間については日本電興株式会社にお問い合わせください。

７．故障かな？と思ったら

局所換気専 用

定格電圧

ＡＣ（Ｖ）

ＰTＳ-１００Ｇ

本体センサーの前に立つなどしてください。

●強力な電気雑音。大きな振動●動物の動きお願い■パネル、ファンにほこりなどが付着しますと風量低下や異常音発生の原因になります。
約３ヶ月に１度を目安として必ず清掃してください。
お客様が清掃できない場合には、お買い上げの販売店にご相談ください。

次のようにしてください●暖房機などが設置してある。
人がいなくても運転し ●直接日光、車のヘッドライト、ているネオンサインなどにあたる。

い４．お手入れのしかた

因●センサーカバーが汚れている。 汚れをふきとってください。
●残留運転中である。
数分後に自動的に停止します。

感電やショートの原因になります。

願

換気扇入/切スイッチ

人がいても●センサーの前に障害物がある。 障害物を感知範囲外に移動してくだ運転しない
さい。

浴室には使用しない

お原状●室内の温度が体温に近い。
●人の動きが少ない。

モーター

電源プラグを抜くときには、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く

長期間ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く

停止●自動運転中、次のような症状が発生する場合がありますが故障ではありません。

型式・定格シール

取り付け・お手入れの際は必ず手袋を着用する

７分後

残留運転中
（約７分間）

運転開始

停止

本 体 の ス イ ッ チ が 自 動 の と き 、こ の 電 源 ス イ ッ チ を
切 か ら 入 に し た 場 合 、最 初 の ３ ０ 秒 間 は 人 の 有 無 にか か わ ら ず 運 転 し 、そ の 後 停 止 し ま す 。

けがをすることがあります。

異常な振動がするときは使用しない

人が退室
センサー未検知

電 源 ス イ ッ チ（別 売 品 ）が 取 り 付 け ら れ て い る 場 合

感電の恐れがあります。

注

人が入室センサー感知
30秒後

自動入り
運転

ファン

ガス漏れのときは換気扇のスイッチを入/切しない

電源プラグをぬれ手で抜き差ししない感電の恐れがあります。

切 連続 自動自動 ①運転セ ン サ ー が 人 の 動 き を 感 知 し 、自 動 運 転 し ま す 。
切替スイッチ・運転中は赤ランプが点灯します。
・感知中は緑のランプが点灯します。
②停止
人 の 動 き を 感 知 し な い（緑 の ラ ン プ が 消 灯 ）と 判 断 し て か ら 、約 ７ 分 後に運転を停止し赤ランプが消灯します。

入切の動き

感電やけがをすることがあります。

分電盤のブレーカーをぬれ手で切/入しない

運転停止

連続運転
連続運転中は赤ランプが点灯します。

お手入れの際は必ず分電盤のブレーカーを切るか電源プラグをぬく

ショートや感電の恐れがあります。

（拡大図）
赤ランプ 緑ランプ 人感センサー【本体切替スイッチ】

スイッチ火花によりガス爆発の原因になります。

けがの恐れがあります。

※本書の裏面が工事説明書となっております。

パネル

記号は、行為を強制したり、指示したりする内容を告げるものです。
図の中には具体的な注意内容（左図の場合は一般的な強制）が描かれています。
修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わない

３．運転のしかた■ 次 の よ う な 現 象 が 生 じ た 場 合 は 表 に し た が っ て 調 べ て い た だ き 、異 常 が ある と き は 必 ず 電 源 を 切 り 、お 買 い 上 げ の 販 売 店 、ま た は 工 事 店 に 修 理（相 談 ）を依頼してください。
現象

点検

運転ができない●ブレーカーが切れていませんか︖●停電ではありませんか︖●切替スイッチが切になっていませんか︖

運転を止められない●切替スイッチが連続になっていませんか︖

運転中に異常音や振動がする●換気扇が確実に取り付いていますか︖●ファンが確実に取り付いていますか︖

８．アフターサービス（必ずお読みください）■アフターサービスならびに不明な点は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。
【補修用性能部品の最低保有期間】●本機の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後６年です。
●補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。
☆長年ご使用の換気扇の点検を︕

愛情点検

ご使用の際このようなことはありませんか。

使用中止●スイッチを入れても羽根が回転しない。
●回転が遅い。または回転が不規則である。
●運転中に異常音や振動がする。
●こげ臭いにおいがする。
●その他の異常がある。

このような症状のときは、使用を中止し、故障や事故の防止のため、電源を切り、必ずお買い上げの販売店に点検・修理を依頼してください。

型式

保証期間
※お客様
※販売店

PTS-100G

保証

暖房機などをセンサーの感知範囲外に移動してください。
センサーに光があたらないようにしてください。
数分後に自動的に停止します。

書

製造番号
年

お買い上げ日お名前

月日より１年間

様 TEL

—

—

TEL

—

—

ご住所
店名
住所

※ 印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。
お買い上げいただき誠にありがとうございました。
●お買い上げの日から上記の期間内に故障した場合は本書の記載内容に基づき、お買い上げの販売店にご依頼の上、本書をご提示ください。
●お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございます
ので、ご了承ください。
［無償修理規定］
１. 施工 ・ 取扱説明書や本体ラベルその他の注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に故障が発生した場合は、無償修理しますのでお買い上げの販売店にご依頼ください。
２. 保証期間内でも、次の場合は有償修理となります。ご注意ください。
a）
使用上の誤りや不当な修理 ・ 改造により故障 ・ 損傷。
b）
お買い上げ後の転倒 ・ 取付場所の移動 ・ 輸送 ・ 落下等により故障 ・ 損傷。
c）
一般家庭用以外または業務用として使用された場合の故障 ・ 損傷。
d）
火災 ・ 地震 ・ 風水害 ・ ガス害 ・ 落雷 ・ その他天災地変 ・ 公害 ・ 異常電圧
その他外的要因による故障 ・ 損傷。
e）
施工 ・ 取扱説明書で禁止されている設置をされた場合。
f）
本書のご提示がない場合。
g）
本書に所定の記入がなされていない場合や字句を書き換えられた場合。
３. 下記の場合、修理もしくは保証を致しかねますのでご了承ください。
a）
本機の誤使用や指定場所以外の使用による他の機器の故障 ・ 損傷あるいはそれにより発生した障害。
b）
本機を使用したことにより発生した変色 ・ 変形などの傷害。
（ご使用のまえに、必ずご確認ください。）
４. 本書は日本国内でのみ有効です。This Warranty is valid only in Japan.
５. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。
●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

〒486-0912

愛知県春日井市高山町2丁目31-5

日本電興株式会社 TEL 0568-34-6688 FAX 0568-34-6611

2020.06

警

１.取り付け前の準備

各部のなまえと寸法

告以下の手順にしたがって施工してください。

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わない
発火したり、異常動作してけがをすることがあります。

火災・感電の原因になります。

電源プラグは、刃および刃の取付面にほこりが付着している場合はよく拭くこと● 次 の パ イ プに取り付ける
こ と が で きます。

メタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属板張りの木造の造営物に金属製ダクトが貫通する場合、金属製ダクトとメタルラス、ワイヤラス、金属板とが、電気的に接触しないよう取り付ける

適合パイプ

居室・洗面室・トイレ

70

途

φ100

漏電したときに火災の原因になります。

注

意

取付パイプ呼び径

内径寸法

外径寸法

開口寸法

VPφ100

φ１００

φ１１４

φ１１５

直接炎のあたる恐れのある場所には取り付けない

VUφ100

φ１０７

φ１１４

φ１１５

浴室などの湿気の多い場所には取り付けないLPφ100

φ１００

φ１０４

φ１０５

火災の恐れがあります。

取付工事を始める前に必ずこの説明書をお読みになり、正しく安全に取り付けてください。

●取り付け・お手入れの際は必ず手袋を着用する安全上のご注意●羽根や部品の取り付けは確実に行う

記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
図の中には具体的な注意内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。
記号は、行為を強制したり、指示したりする内容を告げるものです。
図の中には具体的な注意内容（左図の場合は一般的な強制）が描かれています。

けがをすることがあります。

落下によりけがをすることがあります。

【付属品】
SUS トラスタッピングねじ２本、電源コードプラグ１本、工事・取扱説明書１枚

60 ㎜以上故障の原因になります。

故障の原因になります。

誤作動の原因になります。

故障の原因になります。

効果的な換気ができません。

●製品の前に障害物がないように取り付けてください。
センサーの感知感度が悪くなります。

●アルミフレキダクトには取り付けないでください。

木枠内寸

φ100パイプ □120

使用木枠

約30角材

木枠60

補助野縁

単位︓ｍｍ

吊り金具
（市販品）

エルボ

35φ10パイプ■電源用電線 (VVFφ1.6・φ2.0) の先を図のように加工してください。
12 ㎜ 15 ㎜

直管部の長さ70 ㎜以上
木枠

天井
コーキングする（パイプ外周）パイプの天井からの出代は６㎜以下にしてください⑤外壁面には、パイプフード（別売品）、ベントキャップ（別売品）を取り付ける
特に薄壁（壁厚 100ｍｍ以下）の場合は、薄壁用のパイプフード・ベントキャップを選定してください。
また、パイプフード・ベントキャップが、換気扇本体に当たらないように施工してください。
お願い

換気扇

電圧側
電源スイッチ（別売）②-1 電源コードを使用する場合（１）
電源コードプラグを速結端子に差し込む。
（２）
本体、パネルのうす肉部をナイフで切り取り電源コードを出す。
パネル

警■必要に応じて外周をコーキング処理してください。

②-2 電源コードを使用
しない場合
電源用電線

壁面
パイプ

石膏ボード

壁面

告

●結線する場合、電線を奧までしっかりと差し込む
差し込み不十分な場合、発熱する恐れが有り、焼損や火災の原因となります。
●電線部分が電源端子外側に露出しないように確実に差し込む
感電や火災の原因になります。

速結端子台

速結端子台

屋外側

屋内側

●図は電源コードを切り欠き部より出した場合（コードが長い場合は、本体内部でＵターンさせ長さを調整してください。
)

取付の際、本体外周のスポンジパッキンを外さないでください。

③本体をパイプに差し込み、付属のねじ（２本）で固定してください。

④パネルを本体に取り付ける。
（１）
パネルを本体上部の爪 (２カ所）にパネルの爪を引っ掛け、壁面側にゆっくりおろし、下側の爪 (１カ所）にカチッと音がするまで■壁、傾斜天井に取り付ける場合壁面側に押しつける。
は、上側表示を上にして取り付（２）
取り付け後は、確実に取り付けられていけてください。
るかパネルを軽く引っぱって確認する。
パイプ

速結端子

電線

本体自動

操

作

切

連続 自動

切

連続 自動

切

連続 自動状約３°の勾配をつける
コーキング処理（パイプ外周）パネル

上側 表示

本体取付ねじ（2 本）

本体
パネル■丸形パイプフード・ベントキャップ
等使用するときは、外風や風雨侵入を防止する対策を施してください。
■必要に応じて外周をコーキング処理してください。

運 転 感 知赤ランプ 緑ランプ

況

運転停止

消灯

消灯

室内への人の出入に関係なく連続運転点灯
室内の空気の汚れを強制的に排気させたいときにお使いください。

消灯

人感センサー感知による自動運転
室内の人の動きを感知したとき運転開始
人が退室するか室内の人の動きがないときから約７分間後に停止

１.連続運転の確認■丸形パイプフード・ベントキャップ■排気ダクト先端にパイプフード・ベントキャップ
等使用するときは、外風や風雨侵入の防虫網付（細目）は絶対に使用しないでください。 を防止する対策を施してください。

連続電源コード

切り欠き部●壁面・天井面に取り付け出来ます。

アルミテープやコーキングですき間をふさぐ

パイプ

運転方法 本体切替スイッチ操作による運転切 替スイッチ

うす肉部

お願い
あとから石膏ボードの工事をした場合、右図のようにパイプと石膏ボードに、すき間ができる場合がありますので、必ずアルミテープやコーキングなどですき間をふさいでください。
石膏ボードと壁面の間に湿気が入り込むのを防ぎます。

屋外側

屋内側
お願い
●パイプは必ず取り付ける。
取付壁面●取り付け壁面は必ずコーキング処理
電源用を施し、パイプがぐらつかなように電線確実に固定する。
●パイプは屋内側から屋外側にむけて、約３°の下り勾配をつけること。
コーキング処理●屋内側のパイプ出代は０～６mm ま （パイプ外周）でを必ず確保すること。

切コンセント（市販品）

３.本体の取り付け取っ手

電源
ＡＣ
100Ｖ

電源
ＡＣ
100Ｖ

電源コード（付属品）③パイプを壁に埋め込む。

４.試運転

パネル

本体

●電源コードを使用する場合
換気扇③天井に電源用電線の引き出し穴（φ10ｍｍ） ④配管工事をする。
をあけ、電源用電線（VVFφ1.6ｍｍまたパイプ接着又はテーピングはφ2.0ｍｍ）を引き出す。コンセントをしてください
設置する場合は、本体から 60ｃｍ以内に設けてください。

①パネルをはずす。
（１）
パネル下面の取っ手に指を引っ掛け手前に引いてはずす。

●壁スイッチを使用する場合
接地側

60

φ10

■電源用電線 (VVFφ1.6・φ2.0) の 12 ㎜ 15 ㎜
先を図のように加工してください。

お願い

電圧側
電源コード コンセント 電源スイッチ（付属品） （市販品） （別売品）

野縁②壁に電源用電線の引き出し穴（φ10ｍｍ）
をあけ、電源用電線（VVFφ1.6ｍｍまたはφ2.0ｍｍ）を引き出す。
コンセントを設置する場合は、本体から 60ｃｍ以内に設けてください。

■排気ダクト先端にパイプフード・ベントキャップの防虫網付（細目）は絶対に使用しないでください。

壁埋込パイプを室内側に傾斜する（室内側）●配線工事は電気工事士がおこなう。

電源ＡＣ
100Ｖ

60 ㎜以上④外壁面には、パイプフード（別売品）、ベントキャップ（別売品）を取り付ける
特に薄壁（壁厚 100ｍｍ以下）の場合は、薄壁用のパイプフード・ベントキャップを選定してください。
また、パイプフード・ベントキャップが、換気扇本体に当たらないように施工してください。

多数回の曲げ接続ダクト径を小さくする振動の原因になります。

換気扇

単位︓ｍｍ

極端な曲げ便器

パイプは壁からの出代を６㎜以下０mmまでを必ず確保してください。

●次のような配管工事はしないでください。

●換気口を設けてください。

●電源コード・壁スイッチを使用する場合

内寸

上下方向検知範囲

左右方向検知範囲●直射日光の当たる場所に取り付けない ●有機溶剤がかかる場所に取り付けなでください。
いでください。

接地側②木枠をつくり野縁に固定する。
本体を確実に固定するために必ず木枠を設置してください。

【センサー感知範囲】

換気能力が低下することが考えられます。

●高温になる場所（周囲温度４０℃以上） ●有毒ガス（亜硫酸ガスなど）の発生がに取り付けないでください。
ある場所に取り付けないでください。

配線例

60 ㎜以上●本体外周のスポンジパッキンは外さない

お願い

２.配線工事1-2 天井に取り付ける場合①取り付け場所を決める。
「安全上のご注意」
を参考にし、取り付け位置を決め、パイプ下穴を開けてください。

プロペラファン

運転切替スイッチ

人感センサーが適切に感知するように壁面の■部分に本製品を取り付けてください。
（図 1 参照）

図1
60 ㎜以上

単位︓ｍｍ

接続不良や誤った配線工事は感電や火災の恐れがあります。

記号は、
「警告」
「注意」
を促す内容があることを告げるものです。
図の中には具体的な注意内容（左図の場合は一般的な注意）が描かれています。

パッキン

感電および故障の原因となります。

●配線工事は電気設備技術基準や内線規程に従って安全・確実に行う■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示（例）で区分し説明しています。

モーター●本体の取付工事は十分強度のあるところを選んで確実に行う●別売部品︓電源スイッチ、パイプフード、ベントキャップ

警告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が損傷を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

95
本体

55.5

人感センサー
速結端子台落下によりけがをすることがあります。

■お使いになる人々への危害や損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しております。
■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分して説明しております。

21

人感センサー付用

170

PTS-100G

能100

機

5式

38

φ98

パイプ用ファン

1-1 壁に取り付ける場合①取り付け場所を決める。
「安全上のご注意」
を参考にし、取り付け位置を決め、パイプ下穴を開けてください。

パネル

170
150

火災の原因になります。

局 所換気専 用型

ガス爆発の原因になります。

交流１００Ｖ以外では使用しない

取付穴2-φ5×10長穴

人感センサー付

工 事 説明 書

単位︓ｍｍ

ガス漏れのときは、換気扇のスイッチを切ったり入れたりしない

35※本書の表面が保証書付説明書となっております。取り付け後に必ずご使用になる方へおわたしください。

本体
パネル①切替スイッチを「連続」の状態にして、ファンが回転しているか確認する。
②異常な騒音、振動がないか確認する。

点灯
消灯

点灯
消灯

（拡大図）
赤ランプ 緑ランプ 人感センサー
切替スイッチ

切 連続 自動切 連続 自動２.自動運転の確認
切替スイッチ
①初期動作の確認（1）
初期動作確認試験紙（厚紙）をセンサーレン
切替スイッチズがかくれる大きさに切り、テープなどでパネルに貼り付けてください。
（2）
切替スイッチを「自動」にしてください。
切 連続 自動（3）
テープ-1 電源コードを使用している場合→電源コー
センサーレンズ
ドのプラグをコンセントに差し込む。
初期動作確認試験紙（厚紙）-2 電源コードを使用していない場合→電源ス
イッチを「ＯＮ」にする。ブレーカーを切って 電源コードコンセントある場合はブレーカーも「ＯＮ」にする。
プラグ②停止の確認
約３０秒後に停止するか確認してください。
●初期通電時は切替スイッチ「自動」の状態で感知の有無にかかわらず、はじめの約３０秒間は運転します。
③自動運転の確認（1）①②の作業が終わりましたら初期動作確認
試験紙を取り除いてください。
（2）
人体を感知して、ファンが回転しているか確認してください。

電源スイッチ(別売品)

初期動作確認試験紙をとる
センサーレンズ