仕様書
BMT-F-DO4 BACnet MS/TP

2024 年 2 月 15 日
株式会社リンスコネクト

データシートデータシート

Page 1/8

P/N
110886132170
EAN 4251394620602

BMT-F-DO4 BACnet MS/TP

仕様

2023/06/22
Version: E

基本ダイヤグラム

結線ダイヤグラム

巻末の拡大図面を参照

Product specification
4つのデジタル出力を備えたBACnet MS/TPモジュールは、分散型のスイッチング・タスク用に開発されました。モーター、コンタクタ、ランプ、ルーバーなどの電気コンポーネントのスイッチングに適しています。この場合、適切な負荷依存対策によりリレー接点を保護する必要があります。このモジュールには、リレーを手動で切り替えるための手動制御が装備されています。出力は、BACnetクライアント経由の標準オブジェクトによって切り替えることができます。モジュールは、前面の2つのアドレススイッチによってアドレス指定され、ボーレートが設定されます。IEC 60715に準拠したDIN TH35レールへの配電盤への分散設置に適しています。
• スプリングクランプ端子台（プッシュイン）による接続

データシート

Page 2/8

BMT-F-DO4 BACnet MS/TPP/N
110886132170
EAN 4251394620602

2023/06/22
Version: E

Technical Data
Approvals
オープンエネルギ管理機器 34TZ

BACnetはASHRAEの登録商標です。ASHRAEは、製品がASHRAE規格に適合していることを保証、承認、試験するものではありません。掲載製品のASHRAE規格135への準拠は、BACnet
International (BI)の責任となります。BTLはBIの登録商標です。

RS485 インターフェース

プロトコル

アドレスレンジ
バスインターフェース
通信パラメータ
通信レート

BACnet MS/TP00 - F9
RS485 バスまたはライン・トポロジーの電位均一化付き2線バス、120オームで終端
min. 9600 Bit/s (Bd) - max. 115200 Bit/s (Bd)

通信レート初期設定

9600 Bit/s (Bd)

パリティ

None

ストップビット1

供給電源
操作電圧

24 V AC/DC +/- 10 % (SELV)

消費電力
消費電力 AC (max.)

200 mA

消費電力

70 mA

DC (max.)

相対デュティティサイクル

出力

デジタル出力リレー出力

リレー出力のスイッチ電圧 (max.)
リレー出力の連続電流

全出力合計電流スイッチ周波数
機械的寿命
電気的寿命

100 %
44 チェンジオーバー接点
250 V AC
5 A / relay
12 A

360 スイッチサイクル/h
15x106 スイッチサイクル
1x105 スイッチサイクル

データシート

Page 3/8

BMT-F-DO4 BACnet MS/TP

P/N
110886132170
EAN 4251394620602

2023/06/22
Version: E

テクニカルデータ
絶縁コイル - 接点セット
供給電源の定格電圧
過電圧カテゴリー
汚染規格

定格試験電圧
絶縁タイプ

230 / 400 V AC
III | II
2|2
4 kV | 2.5 kV
基礎絶縁・強化絶縁

ハウジング

寸法

寸法 (W x H x D)

寸法 (W x H x D)
スイッチ/プラグを含む全長35 mm x 69.3 mm x 60 mm
1.378 in. x 2.728 in. x 2.362 in.
69 mm

重量95 g

取り付け位置

制限無し

取り付け方法

標準DINレール TH35

同位

並べて接続されるBACnetモジュールの最大数は15個、または電源への接続1つあたりの最大消費電力は2アンペア（ACまたはDC）に制限されています。同様のモジュールを追加する場
合は、電源に個別に接続する必要があります。

接続タイプ

バネクランプ仕様ターミナルブラック

表示

LED

緑、赤、黄

ターミナルブロック
供給

バス

ターミナルブロック
単線(AWG)撚り線 (AWG)

4-polemax. 1.5 mm² / max. 16 AWG
max. 1 mm² / max. 18 AWG

線径max. 1.4 mm - min. 0.3 mm

単線断面積

0.2 mm² - 2.5 mm² / AWG 24-14

モジュール接続より線断面積フェルールへのワイヤ断面
剥き線(長さmin.)

保護回路0.25 mm² - 2.5 mm² / AWG 24-12
0.25 mm² - 1.5 mm² / AWG 24-168 mm
DC動作電圧の極性反転保護、電源とバスの交換に対する保護データシート

Page 4/8

BMT-F-DO4 BACnet MS/TPP/N
110886132170
EAN 4251394620602
2023/06/22
Version: E

テクニカルデータ
材質

材質 - ハウジング色Polyamid 6.6 V0gray

材質 - ターミナルブロック
材質 - カバー

Polyamid 6.6 V0
Polycarbonat

保護等級 IEC 60529

保護カテゴリ - ハウジング(IEC 60529に準拠)

保護カテゴリ - ターミナルブロック ( IEC 60529に準拠)

IP40
IP20温度仕様
操作時

操作温度 °C-5 °C - 55 °C

Temperature - Operating °F

23 °F - 131 °F

保管温度 °C-20 °C - 70 °C

Temperature - Storage °F-4 °F - 158 °F

保管時

分類

ETIM 7.0EC001097

ETIM 8.0EC001097

ETIM 9.0EC001097

ソフトウエア、アプリケーション仕様書
Software and documentation

WEBからダウンロードしてくださいデータシート

Page 5/8

BMT-F-DO4 BACnet MS/TP

P/N
110886132170
EAN 4251394620602
2023/06/22
Version: E

アクセサリー
P/N

製品

110369Terminal block Type 259

11056170

Power supply NG4-F 24 V DC

31135104

Typ 135 RIACON 135_3.5

データシート

Page 6/8

BMT-F-DO4 BACnet MS/TP

P/N
110886132170
EAN 4251394620602
2023/06/22
Version: E

アクセサリ製品グループ
P/N

製品

11088001

BMT-RTR BACnet-Router

1108800170

BMT-F-RTR BACnet-Routerデータシート

BMT-F-DO4 BACnet MS/TP

仕様図
寸法図

結線ダイヤグラム

Page 7/8

P/N
110886132170
EAN 4251394620602
2023/06/22
Version: E

データシート

BMT-F-DO4 BACnet MS/TP

仕様図

結線ダイヤグラム

基本ダイヤグラムPowered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Page 8/8

P/N
110886132170
EAN 4251394620602
2023/06/22
Version: E

取扱説明書ソフトウエア説明書

ソフトウエア説明 BACnet MS/TP

V.2.1 | 更新 01/2023

Page 3 of 117

BMT-DO4
BACnet プロトコル 実装適合性ステートメント
Date:
製造者：
製品名:
製品番号:
ソフトウエアバージョン:
ファームバージョン:
BACnet プロトコル改訂:

21.02.2020
METZ CONNECT GmbHBMT-DO4
110 886 13 21
1.0
2.015

製品説明:P
BACnet MS/TP アプリケーション

リレー出力４ポート

BACnet 標準デバイスプロファイル (Annex L):
 BACnet アプリケーション専用コントローラー(B-ASC)
BACnet 相互運用性ビルディング・ブロック (Annex K):
データ 共有-読み取りプロパティ-B
データ 共有-書き込みプロパティ -B
データ 共有-COV-B
デバイス管理-ダイナミック・デバイス・バインディング -B
デバイス管理-ダイナミック・オブジェクト・バインディング-B
デバイス管理-デバイス通信制御-B
デバイス管理-デバイスBの再初期化(DS-RP-B)(DS-WP-B)(DS-COV-B)(DM-DDB-B)(DM-DOB-B)(DM-DCC-B, パスワードなし)(DM-RD-B, パスワードなし)

セグメンテーション能力：
 セグメント化されたメッセージを送信できる セグメント化されたメッセージを受信できる

Window Size
Window Size

標準オブジェクトタイプのサポート
オブジェクト・タイプは、それがデバイス内に存在する可能性がある場合にサポートされる。
サポートされる各標準オブジェクト・タイプについて、以下のデータを提供すること：
1) この型のオブジェクトが，CreateObject サービスを使用して動的に作成可能かどうか．なし
2) この型のオブジェクトが DeleteObject サービスを使用して動的に削除可能かどうか： なし
3) 対応するオプションプロパティのリスト
4) この規格で特に必要とされない場合、書き込み可能なすべてのプロパティのリスト。
5) 条件付きで書き込み可能なすべてのプロパティのリスト： なし
6) プロプライエタリプロパティのリストと、それぞれのプロパティ識別子、データ型、意味： なし
7) プロパティ範囲の制限のリスト

METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2| 78176 Blumberg | Germany
Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433
Additional documents see www.metz-connect.com

ソフトウエアの説明

V.2.1 | 更新 01/2023

BACnet MS/TPPage 4 of 117

データリンク層のオプション： MS/TP マスター (条項 9)
 MS/TP スレーブ (条項 9)

ボーレート(s): 9600, 19200, 38400, 57600, 76800, 115200

デバイスアドレスのバインディング：
静的デバイスバインディングはサポートされていますか？(これは現在、MS/TPスレーブや他の特定のデバイスとの双方向通信に必要である)。 はい いいえ
ネットワーキング・オプション：Router, Clause 6 - ARCNET-Ethernet、Ethernet-MS/TPなど、すべてのルーティング構成をリストする。
 アネックス H, BACnet Tunneling Router over IP
ネットワークセキュリティのオプション：
 非セキュア・デバイス - BACnetネットワーク・セキュリティなしで動作可能です。
サポートされる文字セット：
サポートしている文字セット：複数の文字セットをサポートしていることを示すことは、それらすべてを同時にサポートできることを意味するものではない。
 ISO 10646 (UTF-8)
 ISO 10646 (UCS-2)

 IBM/Microsoft DBCS
 ISO 10646 (UCS-4)

 ISO 8859-1
 JIS X 0208

オブジェクトに実装されているデフォルトの文字列はUTF-8を使用します。
デフォルトの文字列は、空の文字列を書くことで元に戻すことができます。
本製品が通信ゲートウェイの場合、BACnet 以外の機器/ネットワークのタイプを記述してください。
ゲートウェイがサポートする非BACnet機器/ネットワークの種類を記述すること： はい いいえ_________________________________________________________________________________

コンフィギュレーション・スイッチ
16進数スイッチx10、x1は、ネットワークアドレス（00～F9）とボーレート（FA～FF）を定義する。
スイッチ
ボーレート

FA9600

FBFC
FDFE
FF
19200 38400 57600 76800 115200- スイッチx10をEに回す（デバイスは一時的にスレーブとして設定される）- スイッチx1をA～Fに回し、ボーレートを選択する。
- スイッチx10をFに回し、1秒待つ。
- ボーレートがEEPROMに保存されると、赤と緑のLEDが点滅します。
- スイッチx10を回してネットワークアドレスを選択する- スイッチx1を回してネットワークアドレスを選択
ネットワーク・アドレス 0x00 ... Max_Master（デバイス・オブジェクトを参照）が使用されている場合、 デバイスは MS/TP マスターとして動作する。
ネットワーク・アドレス Max_Master + 1 ... 0xF9 が使用されている場合、デバイスは MS/TP ス
レーブとして動作します。
METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2| 78176 Blumberg | Germany
Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433
Additional documents see www.metz-connect.com

ソフトウエアの説明 BACnet MS/TP BMT-DO4

V.2.1 | 更新 01/2023

Page 5 of 117

デバイスオブジェクト
プロパティ

備考 / 値

オブジェクト識別子

デバイス、デフォルトのインスタンス： 421000 + ネットワークアドレ
ス、デフォルトは4194303を書き込むことで復元できる。

オブジェクト名

max. 63 バイト,
初期設定 “BMT-DO4_” + ネットワークアドレス(１６進数)

オブジェクトタイプ

プロパティリスト
説明

所在地

ベンダー名

ベンダー識別子
モデル名

ファームウエア改訂

ソフトウエアバージョン
プロトコルバージョン
プロトコル改訂

プロトコルサービスサポート
プロトコルオブジェクトサポート
オブジェクトリスト
最大APDU長セグメントサポート
システムステータス
APDU_タイムアウト

RW

デバイス (8)max. 127 バイト
max. 63 バイト

初期設定 “”

初期設定 “”

R
RW-E
RW-E
R
RW-E
RW-E

“METZ CONNECT GmbH”

R421

R

“BMT-DO4”

R“2.0”

R

“1.0”

R1R

15R

リードプロパティ, ライトプロパティ, サブスクライブコヴ,
誰が持っているか, 誰がいるか, リードレンジ, デバイス通信
制御, デバイスの再初期化
バイナリ出力、アナログ変数

バイナリ出力1..4, アナログ変数1RRR

480

R

NO_SEGMENTATION (3)R

OPERATIONAL (0)R

1…65535, 初期設定 6000

RW-E

APDUリトライ回数

1…10, 初期設定3

RW-E

Device_Address_Binding-R

データベース改訂
最大マスター

最大インフォメーションフレーム
アクティブ_COV_サブスクリプション

0…65535, 初期設定00…127, 初期設定127
1…255, 初期設定1

プロパティは、MS/TPマスターとして動作している場合にのみ存在
し、Read-Property / Read-Rangeのサービスを提供する、
最大 6サブスクリプション、バイナリ出力1..4
確認済み/未確認、寿命 = 0 ～ 65534 秒 。

R: プロパティ読み込み, W: プロパティ書き込み, -E: EEPROM / Flashへ保存

METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2| 78176 Blumberg | Germany
Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433Additional documents see www.metz-connect.com

R-E
RW-E
RW-E
Rソフトウエアの説明 BACnet MS/TP BMT-SI4

V.2.1 | 更新 01/2023

Page 6 of 117

バイナリ出力オブジェクト 1…4
プロパティ

オブジェクトタイプ
オブジェクト識別子
オブジェクト名

プロパティリスト

Remark / ValueRW

BINARY_OUTPUT (4)R

binary-output, instance 1 … 4Rmax. 42 Bytes, default “Relay 1” … “Relay 4”

RW-E
R

説明max. 84 Bytes, default “”RW-E

max. 20 Bytes, default “Off”

RW-E

max. 20 Bytes, default “On”

RW-E

現在の値

NULL (write only) / INACTIVE (0) / ACTIVE (1)RW

ステータスフラッグ

IN_ALARM:
FAULT:OVERRIDDEN:

00
0 = Switch A (Auto)
1 = Switch 0 (Off) or 1 (On)OUT_OF_SERVICE: 0 / 1

R

イベントステート

NORMAL (0)R

FALSE (0) / TRUE (1)RWNORMAL (0) / REVERSE (1)RW-E

Priority_Array [16]

NULL / INACTIVE (0) / ACTIVE (1)R

Relinquish_Default

INACTIVE (0)R

アクティブなテキスト

サービス外
極性

R:プロパティ書き込み、W：プロパティ読み込み、E：EEPROM/Flashへ保存

バイナリ出力の機能表
極性スイッチ Priority_Array and
Relinquish_Default

現在値

バイナリ
出力0000001111001111A01A01A01A0
10/1
010/1
100/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1

0/1
011/001001101

Out_Of_Service

0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1

METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2| 78176 Blumberg | Germany
Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433
Additional documents see www.metz-connect.com

OVER
RIDDENOUT_OF_SERVICE

010001

0000110011

ソフトウエアの説明 BACnet MS/TP BMT-DO4

V.2.1 | 更新 01/2023

Page 7 of 117

アナログ値オブジェクト 1
プロパティ

オブジェクトタイプ
オブジェクト識別しオブジェクト名

プロパティリスト
説明

備考 /値

RW

ANALOG_VALUE (2)R

アナログ値, instance 1

max. 42 バイト, 初期設定値 “Watchdog Time”

RW-E
R

max. 84 バイト, 初期設定値 “”

ウォッチドッグタイマの時定数,
0: ウォッチドッグ無効, 最大: 655.34 seconds

現在値

R

RW-E
RW-E
R

ステータスフラッグ

IN_ALARM:
0
FAULT:0
OVERRIDDEN:
0
OUT_OF_SERVICE: 0

イベントステート

NORMAL (0)R

Out_Of_Service

FALSE (0)Rseconds (73)

R

ユニット

R: プロパティ読み込み, W: プロパティ書き込み, -E: EEPROM / Flash に保存

ウォッチドッグ・タイマーは、BACnet通信が永久に失敗した場合に、すべての出力オブジェク
トのPresent_ValueをRelinquish_Defaultにリセットします。
APDUを含むBACnetメッセージを受信すると、タイマーが再起動します。
タイマーがタイムアウトすると、すべての出力オブジェクトの優先順位配列は NULL に完全にクリアされます。

METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2| 78176 Blumberg | Germany
Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433
Additional documents see www.metz-connect.com