９２９５３３（０）

工事

説明

３書

４

シングル本体をアダプタに取り付けます。

※シングル本体とアダプタの間に取り付けられていたパッキンを使用し、シングル本体をアダプタに仮付けします。
※パッキンの取り付け忘れに注意して下さい。水漏れの原因となります。

壁付きシングルレバー湯水混合水栓
ＭB３１７ＭＧＲ各部を締め込み固定します。

※シングル本体と既存クランクのナットを、モンキーレンチなどを使用して、1960N・㎝（200 ㎏・㎝）程度で締め付けて下さい。
※締め付けの際は、水側・湯側交互に締め付けを行い、シングル本体が水平になるように注意して下さい。

保証書にお取付店名、お取付日を必ずご記入下さい。また、この取扱・工事説明書（保証書付）は直接お客様に手渡して下さい。

外 観 寸 法 図

使用条件と取り付け前のご注意

ＭB３１７ＭＧＲ

１２５

１５ １００ １５

９５１４６
４４ １１０２５゜

１４５

Ｗ２８山１８Ｇ３／４

１２０（ＭＡＸ１２５）

１７０最低必要圧力
最高圧力
適正圧力
推奨給湯温度
使用可能水質用
途

給水・給湯圧力

0.０5ＭＰa
0.75MPa
0.2～0.3MPa
６０℃
水道水及び飲用可能な井戸水（※）一般住宅用●給水圧力が０．７５ＭＰａを超える場合は、市販の減圧弁を設置して適性圧力(０.２～０.３ＭＰａ)に減圧して下さい。ウォーターハンマーや流水音が低減します。
●給水圧力は給湯圧力と同等もしくは高く設定してください。
●誤作動などによるやけど防止のため、６０℃給湯をおすすめします。
●高温でのご使用は水栓金具の寿命を短くし破損や水漏れの原因となります。
●給湯に蒸気を使用しないで下さい。やけどの恐れがあります。
●水栓取り付け前には必ず配管内の清掃を行い配管内のゴミ、砂等を完全に洗い流して下さい。漏水により、家財等を濡らす財産損害発生の恐れがあります。

Ｇ１／２（※）飲用可能な井戸水とは、水道法に定められた飲料水の水質基準に適合する水をいう。

７６

締付けトルクの目安１９６０Ｎ・ｃｍ（２００ｋｇｆ・ｃｍ）

5

シャワーホースとシャワーエルボの接続は、手締めでしっかりと固定して下さい。

温 度 調 節パッキン

既存のクランクに流量調節栓(止水栓)機能がある場合は、お客様に快適にご使用頂く為、流量調節栓(止水栓)による水湯の流量調節を行い、レバーハンドルが正面を向いている時が適温になるよ
うに、再調整を行ってください。

シャワ－ナット＜調節方法＞① レバーハンドルを正面の位置で上へいっぱいまで上げます。
② 流量調節栓(止水栓)を開放、または絞って適温にあわせます。

シャワーエルボ※工具を使用するとシャワーナットが破損する恐れがあります。
※シャワーエルボは所定の角度範囲で回転するよう調節してあります
ので、工具等で無理に締め込まないで下さい。破損の恐れがあります。

シャワ－ホ－ス

取り付け条件・注意

取り付け方法対応表

・クランク側が袋ナット（メスねじ）タイプであること。
・クランク側袋ナット（メスねじ）のネジサイズが、Ｇ3/4 又は、Ｗ28 山 18 であること。
・クランク側がオスネジＧ3/4 の場合、既存水栓本体の取付ピッチが 100 ㎜の場合は、アダプタ無しで取り付け可能です。
・既存水栓本体の取付ピッチが、125 ㎜～75 ㎜以内であること。
・給水・湯配管が、逆配管になっていないこと。
・現在ご使用の水栓が右記の「取り付け方法対応表」にあてはまり、取り替え可能であることをご確認下さい。
・右記の「取り付け方法対応表」は参考資料であり、全ての製品に対しての取り付けを保証するものではありません。
「取り付け方法対応表」に該当しない製品や、該当する場合でも一部取り付かない場合があります。

下記の取り付け方法の手順に沿って器具の取り付けを行って下さい。
ネジサイズ

クランク仕様Ｇ3/4

袋ナット（メネジ）

W28 山18

袋ナット（メネジ）

G3/4

オネジ

主なメーカー

点 検 項 目

取付手順

TOTO（２ハンドル）
INAX
ＫＶＫ
1 ⇒ 2-ア ⇒ 3 ⇒ 4SAN-EI
カクダイ
MYM
1 ⇒ 2-イ ⇒ 3 ⇒ 4TOTO
1 ⇒ A ⇒ 2-ウ（サーモ・シングル）⇒3⇒4ミズタニバルブ
取付ピッチが100㎜でKVK の一部あれば、アダプタ無しでカクダイの一部取り付け可能です。

使用中に異常が生じた場合は次の項目を点検し、調整して下さい。
異常な状態
吐水量が少ない
高温あるいは低温しか出ない

分 解 図
万一故障などで分解する時は下記の要領で行って下さい。

Ａ

器 具 の 取 り 付 け

１※器具を取付ける前に必ず配管中の清掃を行い、ゴミ等を洗い流して下さい。
※工具の使用等による過剰な締付けは偏心ソケットや配管の破損の原因となります。
※取り付け順にしたがってお取り付け下さい。お取り付け後は、本管を開き、締付け各部からの水漏れの無いことを確認し、実用テストを必ず実施して下さい。
ネジアダプタを交換します。
１ 現在ご使用の水栓本体を、取り外します。
A※現在ご使用の水栓が、取り替え可能であることを、ご確認のうえ、取り替え作業を行って下さい。
現在ご使用の水栓本体

点検・調整①既存のクランクに流量調節栓(止水栓)機能がある場合、閉まりすぎていないかドライバー等で調整する。
②整流アミにゴミが詰まっていないか、分解点検する。
（分解図参照）③給水・給湯源に異常はないか。
①既存のクランクに流量調節栓(止水栓)機能がある場合、閉まりすぎていないかドライバー等で調整する。
②給湯源が正常に作動しているか。また、給水圧力（流量）が大幅に変化していないか確認する。

２２９２７３２６４２２※TOTO 製水栓で、W28 山18 タイプをお取り換えの場合は、ネジアダプタの交換が必要です。
①付属の六角棒をネジアダプタ・3/4 に差し込みます。
②モンキーレンチ等の工具で緩めて外します。
③ネジアダプタをネジアダプタ・W28 に交換します。
④付属の六角棒を、ネジアダプタ・W28 に差し込みます。
⑤モンキーレンチ等の工具で締め込みます。
（最後までしっかりと締め込んで下さい。
）

２８５Ｂ６２２２５２４２３３１２２３０７締め込みます⑤ネジアダプタ・３／４（口元の径が広い）

緩めます
②２６④
①③１４六角棒（付属）

六角棒（付属）※既存のクランクは取り外さないでください。

１５１６ネジアダプタ・Ｗ２８（口元の径が狭い）

１７１８１９２０２

既存のクランクに、アダプタを仮付けします。使用するパッキンを間違えないように注意して下さい。
アダプタの仮付けは、アダプタの向きに注意して、取付ピッチ 1２－ア１1２－イ （MYM 用）が 100 ㎜になるように取り付けてください。使用するパッキンは、右記を参照してください。
既存のクランク※付属品のパッキン中（黒色・厚み4 ㎜）を使用して下さい。

※付属品のパッキン小（青色・厚み2 ㎜）を使用して下さい。

《パッキン中の実物大》（黒色・厚み４㎜）《パッキン小の実物大》（青色・厚み２㎜）

２１８1２－ウ （TOTO・W28山18用）

９※付属品のパッキン大（黒色・厚み2 ㎜）を使用して下さい。

Ｃ《パッキン大の実物大》（黒色・厚み２㎜）

パッキン
１０１１１００※六角穴が見える側を既存のクランク側にして接続して下さい。

１２１３２７１２３４５６７８９１０１１１２１３１４１５１６１７１８１９２０２１２２２３２４２５２６２７２８２９
３０
３１ＭＫ５３５用レバーハンドル
ハンドル止メネジ Ｍ５×６
ＭＫ５３５用ハンドルキャップ
ＭＫ３１５用化粧カバー
ＭＫ３１５用締付ナット
カートリッジ・３５ＳＲ-ＴＨ
ＭＢ３１７用本体
Ｋ１３・自在用Ｕパッキン
３００用断熱丸パイプ・１７０
整流器Ｎｏ．3
パッキン
整流アミ
整流キャップ
切替栓棒
オーリング（Ｐ－１０Ａ）
オーリング（ＪＡＳＯ１０１９）
オーリング（Ｐ－２１）
切替カートリッジ
切替ハンドルセムスビス－１２
ハンドルキャップ
継手パッキン
偏心アダプタ（Ｑ－５７）
オーリング（ＪＡＳＯ１０１６）Ｑ－５７用アダプタ・３／４
Ｑ－５７用アダプタ・Ｗ２８
Ｗ２８用パッキン
ノンアスパッキン
Ｑ－５７用取替工具
オーリング（Ｐ－１８）
シャワーエルボ※アフターパーツセット品
Ａ ５３５用レバーハンドルセット・ＡＳ
Ｂ カートリッジ・35S-R・530・AS
Ｃ 断熱キャップ付パイプ・グレーＬ１７０・ＡＳ９２９５３３（０）取扱

説明

修理を依頼される前に書壁付きシングルレバー湯水混合水栓
ＭB３１７ＭＧＲ
この度は、弊社製品をお買い求めいただき、ありがとうございます。
・ご使用の前にこの説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使い下さい。
・保証書はこの説明書内に記載しております。
「お取付店名・お取付日」等の記入を必ず確かめ、取付店または販売店からお受け取り下さい。
・正しい設置および正しい使用がされなかった場合の製品の故障および事故について、当社は責任を負いませんので、あらかじめご了承下さい。

使 用 方 法【温度調節】
レバーハンドルを向かって右に回すと水に、左に回せばお湯になります。
湯【パイプ・シャワー切換】

切換ハンドルを右へ回すとパイプ、左へ回すとシャワーから吐水します。

水吐 水

止 水

【吐水・止水・流量調節】
湯水の量はレバーハンドルの上下で操作します。
レバーハンドルを上げると吐水、下げると止水します。

シャワ－

簡単な故障はご家庭でも修理できますので、修理を依頼される前に下表項目の点検をして下さい。
現象
お調べいただくところ
・ 既存のクランクに流量調節栓(止水栓)機能がある場合、流量調節栓（止水栓）を締めすぎていませんか。
●吐水量が少ない・ 吐水口部の目詰まりはありませんか。
・既存のクランクに流量調節栓(止水栓)機能がある場合、水側の流量調節栓（止水栓）を●高温しか出ない締めすぎていませんか。
・ 給湯器の温度設定は適切ですか。
・ 既存のクランクに流量調節栓(止水栓)機能がある場合、湯側の流量調節栓（止水栓）を締めすぎていませんか。
●低温しか出ない・ 既存のクランクに流量調節栓(止水栓)機能がある場合、水側の流量調節栓（止水栓）を開きすぎていませんか。
・ 既存のクランクに流量調節栓(止水栓)機能がある場合、流量調節栓（止水栓）の調整はれていますか。
●温度調整がうまくいかない
・ 給湯器の温度設定は適切ですか。
・ 吐水口部の目詰まりはありませんか。
・ハンドルは全閉になっていますか。
●止水できない
・ポタ漏れの場合は、上下・左右の操作を繰り返してください。

修理を依頼されるときはパイプ故障したときの修理はご購入店にご依頼下さい。なお、ご不明な点がございましたら当社にお問い合わせ下さい。
※修理を依頼されるときは、依頼前に「修理を依頼される前に」をご確認下さい。
※保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※保障期間内であっても有償修理となる場合があります。
「無償修理規定」をよくご確認下さい。
※保証期間経過後の修理等については、ご希望により有料にて修理させていただきます。ご不明な場合はご購入店又は、当社にお問い合わせ下さい。

無 償 修 理 規 定

吐 水 口 の 掃 除
吐水口部が詰まると吐水量が少なくなったり、温度調節がうまくいかなくなるなど十分な機能を発揮しなくなりますので、ときどき吐水口部を掃除して下さい。

整流器
パッキン

吐水口部をはずして網目につまったゴミをブラシなどで取り除いて下さい。

整流アミ
整流ソケット

お手入れの方法
いつまでも美しさを保つため、柔らかい布で磨き、メッキされたところはときどきミシン油やカーワックス等をしみ込ませた布で磨いて下さい。但し、樹脂部（湯水表示キャップ等）に付着すると光沢を失いますので、付着しないよう十分に注意して下さい。

クレンザー、みがき粉、粗い粒子を含む洗剤およびナイロンたわしなどは

１． 説明書、貼付けラベル等の注意書きにしたがった正常な使用・維持管理状態で、保証期間中に故障した場合、無償修理致します。
２． 保証期間内に故障して修理を受ける場合には、お取付店または当社にご連絡の上、出張修理に際して本書をご提示下さい。
３． ご移転、ご贈答品などで本書に記載の取扱店に修理を依頼できない場合は、当社窓口にご相談下さい。
４． 保証期間内でも次の場合には有償修理になります。
イ) 使用・維持管理上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
ロ) 温泉水、中水、飲料不可な井戸水（水道法に定められた飲料水の水質基準に適合していない水）の利用による故障及び損傷。
ハ) お買い求め後の取付場所の移動及びそれに伴う落下等による故障及び損傷。
ニ) 火災、地震、水害、落雷、凍結、その他天災地変、公害または戦争、暴動等の破壊行為など、その他の事故及び損傷の原因が商品以外にある場合。
ホ) 電気製品における異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）及び外部ノイズなどに起因する不具合。
ヘ) パッキン等消耗部品の劣化に伴う故障及び損傷。
ト) 施工説明書等に基づかない施工、専門業者以外による移動・分解・改造などに起因する不具合。
チ) 建築躯体の変形（強度不足・ゆがみ）等製品本体以外の不具合に起因する製品の不具合及び表面仕上げの色あせ等の経年変化または使用に伴う摩耗等により生じる外観上の不具合。
リ) 海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境に起因する不具合。
ヌ) 汚れやメッキ部品の錆等、通常のお手入れ不足による不具合。
ル) ねずみ、昆虫など動物の行為に起因する不具合。
ヲ) 砂やゴミ、給水・給湯配管の錆など異物流入及び水あかの固着に起因する不具合。
ワ) 寒冷地仕様でない製品の場合の凍結による故障及び損傷。
カ) 本書の提示が無い場合。
ヨ) 本書にお客様名、お取付店名、お取付日の記入の無い場合、あるいは字句の書き替えられた場合。
５． 本書は日本国内にて有効です。
６． 本書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保存して下さい。

メッキ面を傷つけますので使用しないで下さい。また、酸性洗剤、塩素系漂白剤、水栓金具保証書

鉱物性潤滑剤、シンナー、ベンジンなどは樹脂部分を傷めますので使用しないで下さい。
おなまえ

間違って使用したときはすぐに水洗いして下さい。
お客様

ご使用のご注意
水栓が破損し、けがをしたり漏水で家財などを濡らすおそれがありますので、水栓に乗ったり、よりかかったりして無理な力を加えないで下さい。

お取付
店
名品 番

ＭB３１７ＭＧＲ

保証期間

お取付日から２年

おところ印○電話（お取付日）－年月日

本書は、本書記載内容で無償修理を行うことをお約束するものです。
表記期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お取付店名又は当社窓口に修理をご依頼下さい。

上欄に記入の無い場合は無効となりますので、必ず記入の有無をご確認下さい。

※無理な力を加えない

重いものをぶら下げたり、力をかけて回すと水栓が破損するおそれがありますので、水栓には無理な力を加えないで下さい。
〒501-2257 岐阜県山県市富永194（0581）52-2131