［異常時通報連絡の公表文（様式１－１）］
伊方３号機 エタノールアミン排水処理装置ガス希釈ファンの不具合について
Ｒ４.２.10
原子力安全対策推進監
電話番号 089-912-2352［異常の区分］国への法律に基づく報告対象事象
県の公表区分
外部への放射能の放出・漏えい
異常の概要 発生日時
発生場所
種類

有・
無
[評価レベル － ]Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ ＰＰ有・
無
[漏えい量 － ]令和４年１月７日１１時１０分
１号・２号・３号・共用設備
管理区域内 ・ 管理区域外
・設備の故障、異常・地震、人身事故、その他・核物質防護［異常の内容］
１月７日(金)11 時 44 分、四国電力(株)から、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
１ 伊方発電所３号機は定期事業者検査にて調整運転中のところ、 エタノールアミン（ＥＴＡ）排水処理装置で発生するガスを希釈するために設置されている
２台のファンのうち、１台に異常があることを、１月７日(金)11 時 10 分、保修員が確認した。
２ なお、本事象によるプラントへの影響及び環境への放射能の影響はない。
［復旧状況等］
１月 24 日(月)17 時 13 分、四国電力(株)から、復旧状況等について、次のとおり連絡がありました。
１ その後、調査の結果、当該ファンの主軸とプーリー ※ の接触面に摩耗が認められたため、当該ファンの主軸、プーリー 及びその他構成部品を取替え、ファンの試運転を行い問題ないことを確認し、１月 24 日(月)16 時 57 分、通常状態に復帰した。
※ ファンの軸にモーターの 動力を伝える部品
２ 引き続き詳細を調査する。
県では、原子力センターの職員を伊方発電所に派遣し、 復旧状況等を確認しています。

（ 伊方発電所及び周辺の状況）

１号機
原子炉の運転状況
２号機
３号機
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況
周辺環境放射線の状況［事象発生時の状況］
廃止措置中
廃止措置中
調整運転中 （出力 98％） ・停止中
通常値・異常値
通常値
・異常値

（参考）
１

国への法律に基づく報告対象事象
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づき、国（原子力規制委員会原子力規制庁等）に対し、一定レベル以上の事故・故障等を報告することが義務付けられている。
国への法律に基づく報告対象事象に該当すれば、国際原子力機関が定めた評価尺度に基づき、７から評価対象外までの９段階の評価レベルが示されるので、異常の程度を判断する目安となる。評価対象外以下のものについては、安全に関係しない事象とされている。

２

県の公表区分

区分
Ａ内

容○安全協定書第11条第２項第１号から第10号までに掲げる事態（放射性物質の放出、原子炉の停止、出力抑制を伴う事故・故障、国への報告対象事象等）○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態（大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生等）○その他特に重要と認められる事態
Ｂ○管理区域内の設備の異常○発電所の運転・管理に関する重要な計器の機能低下、指示値の有意な変化○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき○その他重要と認められる事態

Ｃ○区分Ａ，Ｂ以外の事項

ＰＰ ○核物質防護に影響がある事態
３

管理区域内・管理区域外
その場所に立ち入る人の被ばく管理等を適切に実施するため、一定レベル（３月間に１．３ミリシーベルト）を超える被ばくの可能性がある区域を法律で管理区域として定めている。原子炉格納容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、放射 性物
質を含む一次冷却水の流れている系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。
異常発生の場所が管理区域の内か外かによって、異常の程度を判断する目安となる。

発信年月日発
当信者

号 機(定格出力)

伊方

令和

４年

伊方発電所

発 電 所 情（お知らせ）
１月(金)

１１時４４分

池田

１号機

２号機

該

発生時
機 状 況

７日

報

３号機（８９０ＭＷ）
1.出力８７５ＭＷにて廃止措置中

廃止措置中設備トラブル

・(通常運転･調整運転･出力上昇･出力降下)中
2.第１５回 定期事業者検査中

人身事故

１．発生日時：

１月

２．場

伊方発電所

所：

７日

・地震

１１時

・

核物質防護・

その他

１０分

ＥＴＡ排水処理装置建屋（管理区域外）

発 生 状 況況：
概要 ３．状
伊方発電所３号機は定期事業者検査にて調整運転中のところ、ＥＴＡ排水処理装置で発生するガスを希釈するために設置されている２台のファンのうち、１台に異常があることを、本日１１時１０分、保修員が確認しました。
なお、本事象によるプラントへの影響および環境への放射能の影響はありません。

運転状況

備考

１号機：廃止措置中
２号機：廃止措置中
３号機：（通常運転・調整運転・出力上昇・出力降下・定検停止）中

発信年月日発当信者号 機(定格出力)

伊方 発 電 所 情 報（お知らせ、第２報）

令和

４年

伊方発電所

１月２４日月)

１７時

１３分

池田

１号機

２号機

該

発生時
機 状 況

(３号機（８９０ＭＷ）
1.出力８７５ＭＷにて廃止措置中

廃止措置中

設備トラブル・(通常運転･調整運転･出力上昇･出力降下)中
2.第１５回 定期事業者検査中

人身事故

１．発生日時：

１月７日

２．場

所：

伊方発電所

発 生 状 況
概
要 ３．状

況：

・

１１時

地震

・

核物質防護・

その他

１０分

ＥＴＡ排水処理装置建屋（管理区域外）

伊方発電所３号機は定期事業者検査にて調整運転中のところ、ＥＴＡ排水処理装置で発生するガスを希釈するために設置されている２台のファンのうち、１台に異常があることを、１月７日１１時１０分、保修員が確認しました。
なお、本事象によるプラントへの影響および環境への放射能の影響はありません。
【第１報にてお知らせ済み】
その後、調査の結果、当該ファンの主軸とプーリー※の接触面に摩耗が認められたため、当該ファンの主軸、プーリー※ およびその他構成部品を取替え、ファンの試運転を行い問題ないことを確認し、本日１６時５７分、通常状態に復帰しました。
引き続き詳細を調査します。
※ファンの軸にモーターの動力を伝える部品

運転状況

備考

１号機：廃止措置中
２号機：廃止措置中
３号機：（通常運転・調整運転・出力上昇・出力降下・定検停止）中

伊方発電所第３号機

ＥＴＡ排水処理装置系統概略図
大気

不具合箇所
ガス希釈ファンＡ

ガス希釈ファンＢ

ガス吸収塔

電解槽
電解液タンク

復水脱塩装置排水を含む２次系排水排水貯槽

電解液受槽

沈殿池
３号総合排水処理装置

伊方発電所 基本系統図＜管理区域内＞○燃料取替用水タンク
通常運転中は、非常用炉心冷却設備等の水源として待機し、定期検査時には燃料取替時の水張りに使用する。

［凡例］：原子炉で発生した熱を蒸気発生器に伝える設備（１次冷却設備）[放射性物質を含む]○蒸気発生器原子炉 で温め られた高温の水 を利用 して別の水（２ 次冷却 水）を蒸気に変える。

原子炉格納容器
格納容器スプレイ：緊急時に原子炉等を冷やす設備（非常用炉心冷却設備等）[放射性物質を含む]：１次冷却水の水質・水量を調整する設備（化学体積制御設備）[放射性物質を含む]：蒸気発生器でできた蒸気でタービンをまわし発電する設備（２次冷却設備）[放射性物質を含まない]

緊急時に原子炉格納容器内に注水し、内部を冷却･減圧する。

格納容器ｽﾌﾟﾚｲ冷 却器

今回公表

：管理区域
（高 圧 ター ビン へ ）原子炉格納容器、使用済燃料等の貯蔵、放射性廃棄物の廃棄等の場所であって、その場所の放射線が一定レベル(３月間に1.3ミリシーベルト)を超える恐れのある場所[実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１条第２項第４号に規定]○原子炉容器ウラン燃 料を核分裂させて、そ の時に出る熱で水（１ 次冷却水）を高温にする。

格納容器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時に原子炉に高圧で注水し、燃料を冷却する。

○湿分分離加熱器
高圧 タ ー ビ ン を出 た 蒸 気を加 熱 し 、 蒸 気中 の 水 滴を除去する。

高圧注入ﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時に原子炉に低圧大容量で注水し、燃料を冷却する。また、原子炉停止時の冷却にも使用する。

低圧
タービン

余熱除去冷却器

循環水ポンプ
発電機

余熱除去ﾎﾟﾝﾌﾟ

取水口

Ｍ

高圧タービン○脱塩塔
１次冷却水に溶け込んだイオン状の不純分を除去する。
○体積制御タンク
１次冷却設備への注水量を調整する。

放水口
復水ポンプ

充てんポンプ２ 次冷却 水を加熱し、熱効率を向上させる。

高圧
給水加熱器

主給水ポンプ○復水器
ター ビンを まわした蒸気を 海水で 冷やして水に戻す。

低圧
給水加熱器

○脱気器
２次冷 却水中 に溶け込んだ空気を除去する。

雑固体焼却設備
焼却炉
使用済
燃料

排ｶﾞｽ
ﾌｨﾙﾀ ﾌｧﾝ

使用済燃料ピット

管理 区域内で使用した清掃 用の紙や布等を焼却し、体積を減らす。

伊方３号機 エタノールアミン排水処理装置
ガス希釈ファンの不具合について（Ｒ4.1.7）

伊方発電所第３号機
ガス希釈ファンB

ＥＴＡ排水処理装置

ガス希釈ファンＢ（発生状況）

不具合箇所

プーリー
ファンの主軸伊方発電所第３号機

ＥＴＡ排水処理装置

ガス希釈ファンＢ（復旧状況）

プーリー
ベルト

用語解説

〇エタノールアミン排水処理装置
２次系水（放射性物質を含まない）を浄化する復水脱塩装置からの排水中に含まれるエタノールアミンなどを処理する装置。

○エタノールアミン
配管の腐食抑制のための水質調整用薬品で、２次系水（放射性物質を含まない）に注入している。

○エタノールアミン排水処理装置ガス稀釈ファン
排水処理装置の電気分解過程において発生する水素ガスおよび塩素ガスなどをガス吸収塔に送り出すファンで、１００％容量のファンを２台設置している。通常は２台とも運転しているが、１台運転でもＥＴＡ排水処理装置の運転は可能。

〇沈殿池
発電所の管理区域外で発生した復水脱塩装置排水等の２次系プラント排水や、手洗い・トイレ・食堂等の生活排水を処理した排水を貯留する設備。

〇排水貯槽
沈殿池からの排水を受入し、電解槽へ移送、循環させることによりエタノールアミンなどを処理するための槽〇電解槽
排水を電気分解し、次亜塩素酸ソーダを発生させ、排水中のエタノールアミンなどと反応させて分解するための槽〇電解液タンク
電解液に含まれるガスを気相部と液相部に分離するためのタンク

〇電解液受槽エタノールアミンなどの分解が完了した処理水を受入し、後段の設備へ移送する槽〇総合排水処理装置
発電所の管理区域外（タービン建屋、事務所等）から排出される一般排水を浄化する装置。

〇ガス吸収塔
排水処理装置の電気分解過程で発生したガスを除去する設備

周 辺 環 境 放 射 線 調 査 結 果（県環境放射線テレメータ装置により確認）
令和4年01月07日（金）（単位：ナノグレイ／時）
測定値（シンチレーション検出器） 平常の変動幅の最大値
測定局
時刻 10:50 11:00 11:10 11:20 11:30 降雨時 降雨時以外
モニタリングステーション（九町越）18181818184619
モニタリングポスト伊方越
19191818195420
愛 モニタリングポスト湊浦
24242424244625
モニタリングポスト川永田
24252525255326
媛
モニタリングポスト九町
343434343455
3514141313134116
県 モニタリングポスト大成
モニタリングポスト豊之浦
2525
24242453
26
モニタリングポスト加周
26
25
26
26
26
6128
161716171642
18
四 モニタリングステーション
17171717174519
国 モニタリングポストNo.1
電 モニタリングポストNo.2
14141514144416
力 モニタリングポストNo.3
13131313
134215㈱ モニタリングポストNo.4
15151515154517(注) 伊方発電所付近に設置しているモニタリングポスト等について記載○ 降雨の状況：有・無○ 伊方発電所の排気筒モニタ等にも異常なかった。

（参考）
1 環境放射線の測定値は、降雨等の気象要因や自然条件の変化等により変動するので、原子力規制庁の「平常時モニタリングについて（原子力災害対策指針補足参考資料）」に基づき、測定値を「平常の変動幅」と比較して評価しています。
「平常の変動幅」は、過去２年間（令和元年度、令和２年度）の測定値を統計処理した幅（平均値±標準偏差の３倍）としており、一般に、測定値が「平常の変動幅」の最大値以下であれば、問題のない測定値と判断されます。
2 環境放射線は線量(グレイ)で表されますが、一般的に、これに0.8を乗じて、人の被ばくの程度を表す線量(シーベルト)に換算しています。
例えば、線量率約20ナノグレイ／時の地点では、１年間に約0.14ミリシーベルト（ミリはナノの100万倍を表す）の自然放射線を受けることとなりますが、これは、胃のＸ線検診を１回受けた場合の４分の１程度の量です。
（放射線量の例）
自然放射線

環境放射線による１年間の被ばく線量（例：線量率約20ナノグレイ／時の地点）
約20ナノグレイ／時×24時間×365日×0.8÷1,000,000
0.140.01
人工放
射
線0.1

1100.05

0.66.9

胸のⅩ線集団検診（１回）

胃のⅩ線集団
検診（１回）

胸部Ⅹ線ＣＴ（１回）

100ミリシーベルト

50
放射線業務従事者の年間線量限度（原子炉等規制法）