［異常時通報連絡の公表文（様式１−１ ）］
伊方３号機 プラント計算機待機系の故障 について
20．10．10
原子力安全対策推進監(内線 2352)［異常の区分］国への法律に基づく報告対象事象
県の公表区分
外部への放射能の放出・漏えい
発生日時
異常の概要

発生場所
種類

有・
無
[評価レベル − ]Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ有・
無
[漏えい量 − ]２０年９月１日２１時５０分
１号・２号・３号・共用設備
管理区域内 ・ 管理区域外
・設備の故障、異常・地震、人身事故、その他［異常の内容］
９月１日(月)22時35分、四国電力(株)から、別紙のとおり、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
１ ９月１日(月)21時50分頃、通常運転中の伊方３号機において、プラント計算機の待機系の一部に不調があることを保修員が確認した。
２ プラント計算機の通常系は正常であり、プラント監視機能に支障はない。

３４詳細は調査中。
本事象によるプラントへの影響並びに環境への放射能の影響はない。

その後、四国電力(株)から、復旧状況について次のとおり連絡がありました。
１ 調査の結果、 プラント計算機の待機系（予備）の固定ディスク制御装置のカードに不調が確認されたため、プラント計算機の一部を停止して当該カードの取替を行った。
２ その後、各部の点検を実施し、 ９月３日(水)10時40分、正常であることを確認し、通常状態に復旧した。
３ プラント計算機停止中は、中央制御室の記録計などにより運転パラメータの監視を行っており、この間の運転状態に問題はなかった。
４ 原因については、引き続き調査する。
５ 本事象によるプラントへの影響並びに環境への放射能の影響はない。

県としては、八幡浜支局原子力安全室の職員を伊方発電所に派遣し、現場の状況等を確認しております。

（伊方発電所及び周辺の状況）
１号機
原子炉の運転状況
２号機
３号機
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況
周辺環境放射線の状況

運転中（出力 98％） ・停止中
運転中（出力 99％） ・停止中
運転中（出力102％） ・停止中
通常値
・異常値
通常値・異常値

（参考）１

国への法律に基づく報告対象事象
核原料物質、核燃料物質及び原子 炉の規制に関する法律に基づき、国（経済 産業省原子力安全・保安院等）に対し 、一定レベル以上の事故・故障等を報告す ることが義務付けられている。
国への法律に基づく報告対象事象 に該当すれば、国際原子力機関が定めた評 価尺度に基づき、７から評価対象外ま での９段階の評価レベルが示されるので、 異常の程度を判断する目安となる。評 価対象外以下のものについては、安全に関 係しない事象とされている。

２

県の公表区分

区分
Ａ

内

容○安全協定書第11条第２項第１号から第10号までに掲げる事態（放射 能の放出 、原子 炉の停止 、出力抑 制を伴う 事故・故 障、国へ の報告対象事象等）○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態（大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生等）○その他特に重要と認められる事態
Ｂ○管理区域内の設備の異常○発電 所の運転 ・管理 に関する 重要な計 器の機能 低下、指 示値の有 意な変化
○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき○その他重要と認められる事態

Ｃ３○区分Ａ，Ｂ以外の事項
管理区域内・管理区域外
その場所に立ち入る人の被ばく管 理等を適切に実施するため、一定レベル（ ３月間に１．３ミリシーベルト）を超 える被ばくの可能性がある区域を法律で管 理区域として定めている。原子炉格納 容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、 放射能を含む一次冷却水の流れている 系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性 廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。
異常発生の場所が管理区域の内か 外かによって、異常の程度を判断する目安 となる。

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ）
発信年月日

平成２０年

９月

発

伊方発電所

桧垣信者

当 該 機号 機

１日（ 月 ） ２２時３５分

１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)(定格出力)

発生時 １．出力 909MW にて（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
状 況 ２．第回 定期検査中
設備トラブル ・ 人身事故 ・発生状況
概
要運転状況

備考

１．発生日時：

９月

１日

２．場

所：

伊方３号機

３．状

況：

地

震・ その他

２１時５０分頃
計算機室（管理区域外）

伊方３号機は通常運転中のところ、本日２１時５０分頃、プラント計算機の待機系の１部に不調がある事を保修員が確認しました。
なお、プラント計算機の通常系は正常であり、プラント監視機能に支障はありません。
詳細は調査中です。
なお、本事象によるプラントへの影響ならびに環境への放射能の影響はありません。

１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ、第２報）
発信年月日

平成２０年

９月

発

伊方発電所

増田信者

当 該 機号 機

３日（ 水 ） １０時５０分

１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)(定格出力)

発生時 １．出力 909MW にて（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
状 況 ２．第回 定期検査中
設備トラブル ・ 人身事故 ・発生状況
概要１．発生日時：

９月

１日

２．場

所：

伊方３号機

３．状

況：

地

震・ その他

２１時５０分頃
計算機室（管理区域外）伊方３号機は通常運転中のところ、９月１日２１時５０分頃、プラント計算機の待機系の一部に不調がある事を保修員が確認しました。
なお、プラント計算機の通常系は正常であり、プラント監視機能に支障はありません。詳細は調査中です。
［第１報にてお知らせ済み］
調査の結果、プラント計算機の待機系（予備）の固定ディスク制御装置のカードに不調が確認されたため、プラント計算機の一部を停止して当該カードの取替を行いました。
その後、各部の点検を実施し、本日１０時４０分、正常であることを確認し、通常状態に復旧しました。
なお、プラント計算機停止中は、中央制御室の記録計などにより運転パラメータの監視を行っており、この間の運転状態に問題はありませんでした。
原因については、引き続き調査いたします。
本事象によるプラントへの影響ならびに環境への放射能の影響はありません。

運転状況

備

考

１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊方発電所 基本系統図＜管理区域内＞○燃料取替用水タンク
通常運転中は、非常用炉心冷却設備等の水源として待機し、定期検査時には燃料取替時の水張りに使用する。

［凡例］：原子炉で発生した熱を蒸気発生器に伝える設備（１次冷却設備）[放射性物質を含む]○蒸気発生器
原子炉で温められた高温の水を利用して別の水（２次冷却水）を蒸気に変える。

原子炉格納容器
格納容器スプレイ：緊急時に原子炉等を冷やす設備（非常用炉心冷却設備等）[放射性物質を含む]：１次冷却水の水質・水量を調整する設備（化学体積制御設備）[放射性物質を含む]：蒸気発生器でできた蒸気でタービンをまわし発電する設備（２次冷却設備）[放射性物質を含まない]

緊急時に原子炉格納容器内に注水し、内部を冷却･減圧する。

格納容器ｽﾌﾟﾚｲ冷却器：管理区域（ 高 圧 タ ー ビ ンへ ）原子炉格納容器、使用済燃料等の貯蔵、放射性廃棄物の廃棄等の場所であって、その場所の放射線が一定レベル(３月間に1.3ミリシーベルト)を超える恐れのある場所[実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１条第２項第４号に規定]○原子炉容器
ウラン燃料を核分裂させて、その時に出る熱で水（１次冷却水）を高温にする。

格納容器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時に原子炉に高圧で注水し、燃料を冷却する。

○湿分分離加熱器
高圧タービンを出た蒸気を加熱し、蒸気中の水滴を除去する。

高圧注入ﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時に原子炉に低圧大容量で注水し、燃料を冷却する。また、原子炉停止時の冷却にも使用する。

低圧
タービン

余熱除去冷却器

循環水ポンプ
発電機

余熱除去ﾎﾟﾝﾌﾟ

取水口

Ｍ

高圧タービン○脱塩塔
１次冷却水に溶け込んだイオン状の不純分を除去する。

放水口
復水ポンプ

○体積制御タンク
１次冷却設備への注水量を調整する。

２次冷却水を加熱し、熱効率を向上させる。

高圧
給水加熱器

充てんポンプ

主給水ポンプ○復水器
タービンをまわした蒸気を海水で冷やして水に戻す。

低圧
給水加熱器

○脱気器
２次冷却水中に溶け込んだ空気を除去する。

テレメータ等雑固体焼却設備
焼却炉
使用済
燃料

排ｶﾞｽ
ﾌｨﾙﾀ ﾌｧﾝ

使用済燃料ピット

管理区域内で使用した清掃用の紙や布等を焼却し、体積を減らす。

中央制御室
中央制御盤

プラント計算機

プラント設備当該箇所

伊方発電所３号機 プラント計算機構成概要図

テレメータ等
外部へのデータ出力
プラント計算機
ＥＮＧ計算機（予備）

固定ディスク
制御装置

データ収集装置

表示制御装置

固定ディスク制御装置

当該箇所固定ディスク制御機構

固定ディスク制御機構

中央制御室
ディスクディスク

プラント設備

プラント計算機：プラントパラメータの収集及び監視機能を持つ計算機でＥＮＧ計算機とデータ収集装置と表示制御装置からなる。

ＥＮＧ計算機：プラントパラメータの積算や平均値などの応用計算をする計算機

固定ディスク制御装置：ＥＮＧ計算機で計算されたデータをディスクに保存し制御する装置

固定ディスク制御機構：ディスクの内容を読み出したり、書き込み指令する装置

プラント計算機本体

プラント計算機内部不具合のあったカード
12

用語の解説○プラント計算機
プラントパラメータの収集および監視機能を持つ計算機。

○固定ディスク制御装置
ＥＮＧ計算機で計算されたデータをディスクに保存し制御する装置。二重化されており、通常系と予備の待機系がある。

○ＥＮＧ計算機
プラントパラメータの積算や平均などの応用計算をする計算機。

周 辺 環 境 放 射 線 調 査 結 果（県環境放射線テレメータ装置により確認）
平成20年９月１日(月)測定局
時刻ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ(九町越)九町ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
愛 湊浦ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
媛 伊方越 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
県 川永田 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
豊之浦 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
加周ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
大成ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
四 ﾓﾆﾀﾘﾝグｽﾃｰｼｮﾝ
国 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.1
電 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.2
力 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.3㈱ ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.4※降雨の状況： 有 ・ 無

5:40
１６２３１５１９２５１２２５２１
１５１４１３１２１４

測定値 （シンチレーション検出器）
5:50
6:00
6:10
１６１６１７２３２３２３１５１５１５２０１９１９２５２５２５１３１３１２２６２６２６２１２１２１１４１４１５１４１５１４１４１４１４１３１２１２１３１３１３（単位：ﾅﾉグﾚｲ／時）
平常の変動幅の最大値
6:20 降雨時 降雨時以外
１６４５１９２３４７２６１５３６１７１９４５２３２４５０２８１３４２１４２５５２２９２１３６２２１４４１１７１４４３１６１４４４１６１２４５１５１３４４１６プ ラ ン ト 計 算 機 の 異 常 を 示 す 信 号 が 発 信 し た 時 刻 (6:00)前 後 の 数 値 を 示 し て い る 。

伊方発電所の排気筒モニタ等にも異常なかった。
（参考）
１ 環境放射線の測定値は、降雨等の気象要因や自然条件の変化等により変動するので、原子力安全委員会の環境放射線モニタリング指針に基づき、測定値を「平常の変動幅」と比較して評価しています。
「 平 常 の 変 動 幅 」 は 、 過 去 ２ 年 間 （ 平 成 17、 18年 度 ） の 測 定 値 を 統 計 処 理 し た 幅（平均値±標準偏差の３倍）としており、一般に、測定値が「平常の変動幅」の最大値以下であれば、問題のない測定値と判断されます。
２ 環 境 放 射 線 は 線 量 ( グ ﾚｲ)で 表 さ れ ま す が 、 一 般 的 に 、 こ れ に 0.8を 乗 じ て 、 人 の 被ば く の 程 度 を 表 す 線 量 (ｼ- ベ ﾙﾄ)に 換 算 し て い ま す 。
例 え ば 、 線 量 率 約 20ﾅﾉ グ ﾚｲ／ 時 の 地 点 で は 、 １ 年 間 に 約 0.14ﾐﾘｼ- ベ ﾙﾄ（ ミ リ は ナ ノの 100万 倍 を 表 す ） の 自 然 放 射 線 を 受 け る こ と と な り ま す が 、 こ れ は 、 胃 の Ｘ 線 検 診を１回受けた場合の４分の１程度の量です。