［異常時通報連絡の公表文（様式１－１）］
伊方３号機 スチームコンバータの不具合について
Ｒ５.６.12
原子力安全対策推進監
電話番号 089-912-2352［異常の区分］国への法律に基づく報告対象事象
県の公表区分
外部への放射能の放出・漏えい
発生日時
発生場所
異常の概要
種類

有・
無
[評価レベル － ]Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ ＰＰ有・
無
[漏えい量 － ]令和５年５月１日１４時３５分
１号・２号・３号・共用設備
管理区域内 ・ 管理区域外
・設備の故障、異常・地震、人身事故、その他・核物質防護［異常の内容］
5 月 1 日(月曜日)14 時 51 分、四国電力株式会社から、別紙のとおり、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
１ 伊方発電所 3 号機は第 16 回定期事業者検査中のところ、スチームコンバータ ※ 1 の加熱管の非破壊検査を実施した結果、加熱管の広範囲に減肉を確認し、当該設備が必要な能力を有しないと判断した。修理には期間を要する見込みである。
２ 今後詳細を調査する。
３ なお、プラント補助設備で使用する補助蒸気については、補助ボイラ ※ 2 により供給できることから、プラントの運転に問題はない。
４ 本事象による環境への放射能の影響はない。
［異常の原因及び復旧状況］
5 月 12 日(金曜日)10 時 2 分、四国電力株式会社から、その後の状況等について、次のとおり連絡がありました。
１ 今後の対応を検討した結果、スチームコンバータの修理に期間を要することから、現在の定期事業者検査後のプラント運転においては、スチームコンバータを使用せず、補助ボイラ（予備を含め 2 台）により、補助蒸気を供給することとした。
２ 当該スチームコンバータの加熱管については、次回の定期事業者検査において取替えを計画する。
３ 引き続き、詳細を調査する。
※1

スチームコンバータ
純水を 2 次系の蒸気で沸騰させ、プラント補助設備（空調設備、洗濯設備、廃液蒸発装置など）を運転するための補助蒸気を供給する設備。プラント補助設備への補助蒸気の供給は、補助ボイラとスチームコンバータにて供給可能。

※2

補助ボイラ
ボイラにより蒸気を発生させ、プラント補助設備を運転するための補助蒸気を供給する設備。

県では、原子力センターの職員を伊方発電所に派遣し、現場の状況等を確認しています。
（ 伊方発電所及び周辺の状況）

１号機
２号機
原子炉の運転状況
３号機
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況
周辺環境放射線の状況［事象発生時の状況］
廃止措置中
廃止措置中
運転中（出力通常値通常値％）・ 停止中
・
異常値
・
異常値

（参考）
１

国への法律に基づく報告対象事象
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づき、国（原子力規制委員会原子力規制庁等）に対し、一定レベル以上の事故・故障等を報告することが義務付けられている。
国への法律に基づく報告対象事象に該当すれば、国際原子力機関が定めた評価尺度に基づき、７から評価対象外までの９段階の評価レベルが示されるので、異常の程度を判断する目安となる。評価対象外以下のものについては、安全に関係しない事象とされている。
２

県の公表区分
内区分
Ａ容○安全協定書第11条第２項第１号から第10号までに掲げる事態（放射性物質の放出、原子炉の停止、出力抑制を伴う事故・故障、国への報告対象事象等）○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態（大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生等）○その他特に重要と認められる事態
Ｂ○管理区域内の設備の異常○発電所の運転・管理に関する重要な計器の機能低下、指示値の有意な変化○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき○その他重要と認められる事態

Ｃ○区分Ａ，Ｂ以外の事項

ＰＰ ○核物質防護に影響がある事態
３

管理区域内・管理区域外
その場所に立ち入る人の被ばく管理等を適切に実施するため、一定レベル（３月間に１．３ミリシーベルト）を超える被ばくの可能性がある区域を法律で管理区域として定めている。原子炉格納容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、放射性物質を含む一次冷却水の流れている系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。
異常発生の場所が管理区域の内か外かによって、異常の程度を判断する目安となる。

伊方

発信年月日

令和５年

５月

発

伊方発電所

当信者号 機(定格出力)

１号機

発 電 所 情（お知らせ）
１日

２号機

廃止措置中

廃止措置中

１．発生日時：２．場)

１４時

５１分

３号機（８９０ＭＷ）
1.出力

設備トラブル

発生状況
概
要

月

滝川

該

発生時
機 状 況

(報・人身事故

５月

ＭＷにて(通常運転･調整運転･出力上昇･出力降下)中
2.第１６回 定期事業者検査中

・

１日

地震

１４時

・

核物質防護・

その他

３５分

所：伊方発電所３号機タービン建屋地下１階（管理区域外）

３．状
況：
伊方発電所３号機は第１６回定期事業者検査中のところ、スチー
ムコンバータ＊１ の加熱管の非破壊検査を実施した結果、本日１４時３５分、加熱管の広範囲に減肉を確認し、当該設備が必要な能力を有しないと判断しました。修理には期間を要する見込みです。
今後詳細を調査します。
なお、プラント補助設備で使用する補助蒸気については、補助ボイラ＊２ により供給できることから、プラントの運転に問題はありません。
本事象による環境への放射能の影響はありません。
＊１

純水を２次系の蒸気で沸騰させ、プラント補助設備（空調設備、洗濯設備、廃液蒸発装置など）を運転するための補助蒸気を供給する設備。プラント補助設備への補助蒸気の供給は、補助ボイラとスチームコンバータにて供給可能。

＊２ ボイラにより蒸気を発生させ、プラント補助設備を運転するための補助蒸気を供給する設備。

運転状況

備

考

１号機：廃止措置中
２号機：廃止措置中
３号機：（通常運転・調整運転・出力上昇・出力降下・定検停止）中

伊

方 発 電 所 情 報（お知らせ、第２報）

発信年月日

令和５年

５月１２日

発

伊方発電所

滝川

当信者号 機(定格出力)

１号機

廃止措置中

廃止措置中

１．発生日時：
２．場・

１０時

０２分

ＭＷにて(通常運転･調整運転･出力上昇･出力降下)中
2.第１６回 定期事業者検査中

人身事故５月)３号機（８９０ＭＷ）
1.出力

設備トラブル

発生状況
概
要金

２号機

該

発生時
機 状 況

(１日・地震１４時

・

核物質防護・その他

３５分

所：伊方発電所３号機タービン建屋地下１階（管理区域外）

３．状
況：
伊方発電所３号機は第１６回定期事業者検査中のところ、スチームコンバ
ータ＊１ の加熱管の非破壊検査を実施した結果、５月１日１４時３５分、加熱管の広範囲に減肉を確認し、当該設備が必要な能力を有しないと判断しました。修理には期間を要する見込みです。
今後詳細を調査します。
なお、プラント補助設備で使用する補助蒸気については、補助ボイラ＊２により供給できることから、プラントの運転に問題はありません。
本事象による環境への放射能の影響はありません。
＊１

純水を２次系の蒸気で沸騰させ、プラント補助設備（空調設備、洗濯設備、廃液蒸発装置など）を運転するための補助蒸気を供給する設備。
プラント補助設備への補助蒸気の供給は、補助ボイラとスチームコンバータにて供給可能。

＊２

ボイラにより蒸気を発生させ、プラント補助設備を運転するための補助蒸気を供給する設備。
【第１報にてお知らせ済み】

今後の対応を検討した結果、スチームコンバータの修理に期間を要することから、現在の定期事業者検査後のプラント運転においては、スチームコンバータを使用せず、補助ボイラ（予備を含め２台）により、補助蒸気を供給することとしました。当該スチームコンバータの加熱管については、次回の定期事業者検査において取替えを計画します。
引き続き、詳細を調査します。

運転状況

備

考

１号機：廃止措置中
２号機：廃止措置中
３号機：（通常運転・調整運転・出力上昇・出力降下・定検停止）中

伊方発電所 基本系統図＜管理区域内＞○燃料取替用水タンク
通常運転中は、非常用炉心冷却設備等の水源として待機し、定期検査時には燃料取替時の水張りに使用する。

［凡例］○蒸気発生器
原子炉で温められた高温の水を利用して別の水（２次冷却水）を蒸気に変える。

原子炉格納容器
格納容器スプレイ：緊急時に原子炉等を冷やす設備（非常用炉心冷却設備等）[放射性物質を含む]：１次冷却水の水質・水量を調整する設備（化学体積制御設備）[放射性物質を含む]：蒸気発生器でできた蒸気でタービンをまわし発電する設備（２次冷却設備）[放射性物質を含まない]

緊急時に原子炉格納容器内に注水し、内部を冷却･減圧する。
格納容器スプレイ冷却器：原子炉で発生した熱を蒸気発生器に伝える設備（１次冷却設備）[放射性物質を含む]：管理区域（高圧タービンへ）

原子炉格納容器、使用済燃料等の貯蔵、放射性廃棄物の廃棄等の場所であって、その場所の放射線が一定レベル(３月間に1.3ミリシーベルト)を超える恐れのある場所[実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１条第２項第４号に規定]

格納容器スプレイポンプ○原子炉容器
ウラン燃料を核分裂させて、その時に出る熱で水（１次冷却水）を高温にする。

緊急時に原子炉に高圧で注水し、燃料を冷却する。
高圧注入ポンプ○湿分分離加熱器
高圧タービンを出た蒸気を加熱し、蒸気中の水滴を除去する。

緊急時に原子炉に低圧大容量で注水し、燃料を冷却する。また、原子炉停止時の冷却にも使用する。

低圧タービン

余熱除去冷却器

発電機

余熱除去ポンプ
Ｍ

循環水ポンプ取水口

高圧タービン○脱塩塔
１次冷却水に溶け込んだイオン状の不純分を除去する。
○体積制御タンク
１次冷却設備への注水量を調整する。

放水口
復水ポンプ

充てんポンプ

２次冷却水を加熱し、熱効率を向上させる。

高圧給水加熱器

主給水ポンプ○復水器
タービンをまわした蒸気を海水で冷やして水に戻す。

低圧給水加熱器○脱気器
２次冷却水中に溶け込んだ空気を除去する。

雑固体焼却設備
焼却炉

伊方３号機

使用済
燃料

排ガスファン
フィルタ

使用済燃料ピット

管理区域内で使用した清掃用の紙や布等を焼却し、体積を減らす。

スチームコンバータの不具合

伊方発電所第３号機 スチームコンバータ概略系統図

補助蒸気空調設備 等

補助ボイラより給水

タービンからの加熱蒸気

加熱管
スチームコンバータ

２次系純水復水器へ

当該箇所

Ｐ伊方発電所第３号機

スチームコンバータ

現地状況

給水入口

発生蒸気出口

加熱蒸気入口
撮影方向②

撮影方向①

マンホール
加熱管

ドレン出口

撮影方向①

撮影方向②

非破壊検査にて加熱管の広範囲に大幅な減肉(厚みの減少)を確認し、全数の加熱管が使用できないため、スチームコンバータが必要な能力を有しないと判断した。

用語解説〇スチームコンバータ
純水をタービンからの２次系蒸気（放射性物質を含まない）で沸騰させ、プラント補助設備（空調設備、洗濯設備、廃液蒸発装置など）を運転するための補助蒸気を供給する設備。プラント補助設備への補助蒸気の供給は、補助ボイラとスチームコンバータにて供給可能。
〇補助ボイラボイラにより蒸気を発生させ、プラント補助設備を運転するための補助蒸気を供給する設備。伊方３号機には、予備を含め２台ある。
〇非破壊検査「物を壊さずに」その内部のきずや表面のきずあるいは劣化の状況を調べ出す検査技術のこと。渦電流探傷検査や超音波水浸探傷検査などがあり、今回はその両方の検査を実施した。

周 辺 環 境 放 射 線 調 査 結 果（県環境放射線テレメータ装置により確認）
令和5年05月01日（月）（単位：ナノグレイ／時）
測定値（シンチレーション検出器） 平常の変動幅の最大値
測定局
時刻 14:20 14:30 14:40 14:50 15:00 降雨時 降雨時以外
モニタリングステーション（九町越）171717171746
19モニタリングポスト伊方越
181818181855
20
愛 モニタリングポスト湊浦
23242423
2346
25
モニタリングポスト川永田
24242424245326
媛
モニタリングポスト九町
33
3433
34
33
56
35
モニタリングポスト大成
14141414144216
県242424242454
26
モニタリングポスト豊之浦
モニタリングポスト加周
2424242424622816161616164218
四 モニタリングステーション
16161616164518
国 モニタリングポストNo.1
電 モニタリングポストNo.2
14141414144516
力 モニタリングポストNo.312131213124215㈱ モニタリングポストNo.415461715151515(注) 伊方発電所付近に設置しているモニタリングポスト等について記載○ 降雨の状況：有・無○ 伊方発電所の排気筒モニタ等にも異常なかった。

（参考）
1 環境放射線の測定値は、降雨等の気象要因や自然条件の変化等により変動するので、原子力規制庁の「平常時モニタリングについて（原子力災害対策指針補足参考資料）」に基づき、測定値を「平常の変動幅」と比較して評価しています。
「平常の変動幅」は、過去２年間（令和２，３年度）の測定値を統計処理した幅（平均値±標準偏差の３倍）としており、一般に、測定値が「平常の変動幅」の最大値以下であれば、問題のない測定値と判断されます。
2 環境放射線は線量(グレイ)で表されますが、一般的に、これに0.8を乗じて、人の被ばくの程度を表す線量(シーベルト)に換算しています。
例えば、線量率約20ナノグレイ／時の地点では、１年間に約0.14ミリシーベルト（ミリはナノの100万倍を表す）の自然放射線を受けることとなりますが、これは、胃のＸ線検診を１回受けた場合の４分の１程度の量です。
（放射線量の例）
自然放
射線

環境放射線による１年間の被ばく線量（例：線量率約20ナノグレイ／時の地点）
約20ナノグレイ／時×24時間×365日×0.8÷1,000,000
0.140.01
人工
放
射
線0.1

1100.05

0.66.9

胸のⅩ線集団検診（１回）

胃のⅩ線集団検診（１回）

胸部Ⅹ線ＣＴ（１回）

100ミリシーベルト

50
放射線業務従事者の年間線量限度（原子炉等規制法）