EIM-2,3 Type Emergency Shut off Mechanical Valve

EIM-2,3 型 機械式緊急遮断弁（本体SCS）
製品記号 EIM2-VA
EIM3-WA（本体CAC）

水道法性能基準適合品（EIM-2N,3N型）

燃料供給ライン各種貯槽

燃料配管及び各種貯槽タンクに取付■特など

長け、電気信号などの外部動力を必要とせ● 機械式の遮断弁ですので、停電対策（非ず、地震動による感震器の動作力のみで常電源装置）や電気設備工事が不要で流体を遮断する震災対策用緊急遮断弁装置です。
作動は、感震器が作動するとレリーズ機構を介して遮断弁のトリップ機構に作用し、弁が閉じます。復旧は感震器のツマミ操作後、遮断弁を手動で開きますのす。
（開閉信号用スイッチ付を除く）

震器を配管系とは別の堅固な架台や頑● 電気のショートや発熱による二次災害

丈な壁面に取り付けることで配管振動が発生する危険性がないので、爆発性危険場所 や電源がない山間地でも使■仕ステンレス鋼製

種類
型式

EIM-2 型

EIM-3 型

製品記号

EIM2-VA

EIM3-WA

15 〜 200

50 〜 100

遮断弁本体部

適用流体

燃料油注 1.・ガス注 2. 注 3.・水注 4.・空気注 2.・油注 1.・（蒸気注 5.）

流体温度

5 〜 60℃注 5.

定格圧力1.0MPa 注 3.

適用差圧限界

適用差圧限界表による許容漏洩量なし（圧力計目視）

保護構造）注 6.
防塵形・屋内用（屋外で使用する場合は、防雨カバー付をご使用ください。

取付姿勢

水平配管に正立取付

周囲温度− 10 〜 50℃（凍結不可）

JIS 10K FF フランジ端接続
材質

本体

SCS 注 7.
水圧にて 1.5MPa 注 8.
重錘磁石式（機械式）

作動方式
動作表示

感震器

Ｈ

163

130130

質量：1.1kg（感震器）
0.3kg（レリーズ 1,000mm）

緑色：警戒表示

赤色：作動表示

感震器前面の「ツマミ」の回転による感震検出機能

作動加速度：200 ガル（震度 5 強相当）

作動点検

感震器前面の「ツマミ」の回転による手動操作

精度点検

感震器の傾斜による作動角度の確認

耐候性

簡易防滴構造・屋内用（屋外で使用する場合は、専用ボックス付をご使用ください。）注 9.

使用温度範囲− 10 〜 50℃

使用湿度範囲

90％ RH 以下

レリーズ長さ1,000mm（適用直線距離 500 〜 700mm）のほか、レリーズ長表による注 10.

呼び径

適用差圧限界（MPa）

15～25

1.0

32～400.7

注 1．燃料油及び軽油用の場合は、ご使用先（国土交通省、防衛
本体耐圧性能は 1.75MPa となります。
省など）によっては本体材質の指定がある場合がありますの（弁閉側ポンプ保護信号用リミットスイッチ付）
で、ご確認の上、材質をご指示願います。また、ガソリン 注 9．感震器は、屋外設置用の専用ボックス付（鋼板製、ステンレスの場合はお問い合わせください。
製）も製作しています。
感震器が遮断弁より下になる場合はレリーズ長1,800mmを
注 2．気体用はディスクが合成ゴムとなります。
注 10．
注 3．燃料ガスで使用する場合はお問い合わせください。
ご使用ください。
（設置については395頁をご参照ください。
）
注 4．給水装置に使用する場合は、水道法性能基準適合品の 注 11．
リミットスイッチ 1 個又は 2 個付も製作しています。
（電気工事が必要となります。
）
EIM-2N,3N 型をご使用ください。
注 5．流体温度 180℃以下（蒸気用）は弁体部メタルタッチにて製作 注 12．
防爆リミットスイッチ付も製作しています。
（注文時、ご使用のケーしています。
ブル外径をご指示願います。
）
ステンレス製）はお問い合わせください。注 13．
感震器1台で遮断弁を2台同時に制御可能な緊急遮断システ
注 6．防雨カバー付（鋼板製、
注 7．本体 FC 製及び SCPH 製はお問い合わせください。
ムも製作可能です。
（納入形態は専用感震器1台と遮断弁2台。
注 8．水道法性能基準適合品（EIM-2N,3N 型）も製作しています。となります。
）
詳細はお問い合わせください。

500.5

■寸法表

650.2

800.2

1000.11250.11500.05

2000.04

IN

ＧOUT

Ｌ

■適用差圧限界表

緊急遮断弁

13

感震器本体表示窓

リセット方式Ａ

CAC
SUS（PTFE ディスク入）弁体

本体耐圧性能Ａ1

青銅製

感震器作動時弁閉（感震器復帰後、手動で遮断弁開）

作動

■構造図

注 . 爆発性危険場所でリミットスイッチ信号を利用する
場合は、防爆リミットスイッチ付をご使用ください。

様

呼び径

147などによる誤作動がありません。

注.

で、より安全な復帰方法となります。

感震器用できます。
● 感震器と遮断弁が分離設置のため、感■レリーズ長表
レリーズ長（mm）

適用直線距離（mm）

500

350 〜 400

1,000

500 〜 700

1,800

1,300 〜 1,500

394 S240148A

呼び径
152025
32
40
50
65
80
100
125
150
200

（ステンレス鋼製）
EIM-2型GH
質量（kg）
L




















 










 















（mm）

L
̶
̶
̶
̶
̶
 

 
̶
̶
̶

EIM-3型（青銅製）
A1HG
質量（kg）
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
̶

ACv値






,04型：フランジ規格10:2-,04型：フランジ規格10:)2-（銅合金製）

DATA/EIM-2,3 Type Emergency Shut off Mechanical Valve

資料/EIM-2,3 型 機械式緊急遮断弁■感震器設置位置の決定

1．感震器は、堅固な基礎、壁面や柱に固定してください。
※不安定なスチールパネル、容器格納庫などの壁面に設置すると、誤作動の原因となります。
2．レリーズは遮断弁、感震器を設置後に接続してください。
3．感震器本体は分解しないでください。
4．感震器は衝撃を受ける場所や他の物が接触するような場所には設置しないでください。
※地震以外の振動、衝撃による誤作動の原因となります。
5．感震器及び遮断弁は、ピット内などの高湿度環境では使用しないでください。
※湿気や結露により、感震器の誤作動やレリーズの動きが悪くなり作動不良を起こす恐れがあります。
6．運搬の際は感震器のツマミを「固定」位置としツマミロックねじを締めてください。
7．本感震器の性能上、設置場所の地盤、構造物の状態などにより、一般の地震情報と異なる作動性能を示す場合があります。
8．感震器はレリーズ長さによって設置場所が制約され、又、レリーズ自体にも曲げ箇所、曲げの内径、角度など制約があります。
（図 3、4 参照）※所定の場所以外の設置や、レリーズ曲げ回数が多い場合、また鋭角な曲がりなどがあると、作動不良の原因となります。
9．感震器は屋内用となっています。屋外で使用する場合は専用ボックス付を使用してください。

図1．本体部

図2．感震器ねじ
ばねねじ

図3．レリーズ曲げ状態

注 . 型式、呼び径により構造が多少異なります。
レバーの向きは変更することができます。

■感震器設置手順

1．ご採用のレリーズ長さを確認します。
2．通常、感震器は遮断弁取付場所の斜め上方に設置してください。レリーズ長さによって下図の直線距離内に設置してください。
（図 4 参照）
3．感震器取付板を壁面などに垂直水平にしっかり固定してください。
4．取付板に水準器調整ねじと水準器調整ナットのねじで感震器本体を前後左右に動かしながら玉鎖が水準器の穴に触れないように仮止めしてください。
さらに、玉鎖が水準器の中心にくるように微調整を行った後、水準器調整ねじと水準器調整ナットを確実に締めてください。
※玉鎖が水準器の中心にないと、誤作動の原因となります。
（図 2 参照）
目盛板の 0 点を感震器本体の印の位置に合わせてください。
5．レリーズの感震器接続側トリツケナットを感震器に 2 〜 3 山軽くねじ込みます。
6．レリーズの遮断弁側を遮断弁のレリーズ接続部に導きます。レリーズはレリーズチューブを両手を使ってゆっくりとできるだけ大きく曲げながらレリーズ接続部に導いてください。このとき、レリーズの曲がりが半径 150mm 以上であり、かつ曲がりの箇所が規定以内のことを確認してください。
また、レリーズの接続部から 50mm 以内は曲げないでください。
（感震器側及び遮断弁側共）（図 3 参照）

図4．レリーズ長さによる感震器と遮断弁の距離※レリーズの曲げ半径は 150mm 以上、曲げ角度 90°までを 1 回の曲げとします。
（図 3 参照）

直線距離：350 〜 400mm
曲げ箇所：1 箇所許容

レリーズ長 1,000mm の場合
直線距離：500 〜 700mm
曲げ箇所：2 箇所許容

レリーズ長 1,800mm の場合
直線距離：1,300 〜 1,500mm
曲げ箇所：3 箇所許容

曲げ回数 1 回の例

曲げ回数 3 回の例

注 . 感震器が遮断弁より下になる場合はレリーズ長 1,800mm を選定してください。

S240148A 39513

緊急遮断弁

レリーズ長 500mm の場合

Emergency Shut off System for Water receiving tank

受水槽用緊急遮断システム
受水槽 高置水槽 給水分岐管 など

緊急遮断システムフローチャート

緊急遮断システムの構成
緊急遮断弁型式‫ע‬ᩗႳᙻ

‫ע‬ᩗज़ჷ

復帰方法

頁

EIM 型機械式緊急遮断弁

手動復帰

394 〜 396

EIT 型電磁緊急遮断弁

手動復帰

389

MT 型電動緊急遮断弁（玉形弁式）

自動復帰

390

MR 型電動緊急遮断弁（バタフライ式）

自動復帰

391 〜 392

緊急遮断弁用制御盤型式‫ע‬ᩗज़ჷᘙᅆ
ᢚૺࡰ᧍ᜩ‫̮إ‬ӭЈщ
ίᩓᄬὉᩓѣὸCB 型緊急遮断弁用制御盤

ᢚૺࡰ᧍ᘙᅆᢚૺࡰ᧏ᘙᅆෞ

ἯὅἩ
ͣഥ̮ӭ

■システム配管例‫ܤ‬μᄩᛐ

遮断弁対応台数頁

1 台，2 台又は 4 台393

㧏⨠Ềᵬ䛾

㞹☚ᘒ

㧏⨠Ềᵬ㻃
✭Ẵᢜᘒཧ䛵㻃
ྺᤴẴᘒ㻃

㐵᩷ᘒ

㐵᩷ᘒ㻃

ೞ఺ࡸዬ࣯ᢚૺࡰ ᩓᄬዬ࣯ᢚૺࡰ ᩓѣዬ࣯ᢚૺࡰ
ᥥỀ䝡䝷䝛ज़ᩗ֥἖ἰἱદ˺

ज़ᩗ֥ἼἍἕἚᏽỀనᘒ㐵᩷ᘒᥥỀ䝡䝷䝛䜎䜐㻃

ུỀᵬज़ᩗ֥ἼἍἕἚ
৖ѣἾἢὊὉἡὅἛἽ ৖ѣἾἢὊદ˺ ᢚૺࡰᐯѣࣄ࠙દ˺Ệềࡰ᧏
Ệềࡰ᧏■遮断弁の設置台数例ᢚૺࡰ᧍ᘙᅆෞᢚૺࡰ᧏ᘙᅆ

1槽式水槽の場合（機械式）【遮断弁1台】と【感震器1台】

ἯὅἩͣഥ̮ӭᚐᨊ

特㐵᩷ᘒវ㟀ჹ長

1. 瞬時に作動
感震器の作動により、瞬時に遮断しますので、水槽の水を確実に確保できます。

䝡䝷䝛โᚒ┑
Ḿᘒ※感震器の作動加速度は 200 ガル『震度 5 強相当』

※機械式は感震器、駆動部がメカニカルタイプですので、外部動力設備（電気・油圧・空気圧など）、機器が不要です。
（開閉信号用スイッチ付を除く）

4. 新設・既設を問わず取付け可能
水槽の材質を問いません。
また、水槽出口の直近に設置するだけなので、新設・既設の水槽に取り付けられます。
5. 遮断弁閉止と同時にポンプも停止給水ポンプの保護として、ポンプ空転防止出力を標準で設けています。
6. 赤水対策で衛生的遮断弁本体材質は錆に強いステンレス鋼製、又は青銅製を選択できます。
※機械式（バタフライ弁式）の本体材質は FCDポリウレタン焼付塗装又はFCDナイロンコーティングで、接液部はEPDM・ステンレス鋼製で構成されています。
※バタフライ式電動緊急遮断弁の本体材質はFCDポリウレタン又はエポキシ焼付塗装及びFCDナイロンコーティングで、接液部はEPDM又はNBR・ステンレス鋼製で構成されています。

388 S240148A

䝙䝰䜱䜻䝚䝯䜼䝫䜨䝷䝌䝡䝷䝛㐵᩷ᘒ

1槽式水槽が2基の場合（電磁式）【遮断弁4台】と【制御盤1台】
㐵᩷ᘒโᚒ┑㻃ུỀᵬ㻃䝡䝷䝛㻃โᚒ┑㻃Ḿᘒ㻃䝙䝰䜱䜻䝚䝯㻃 㐵᩷ᘒ㻃䜼䝫䜨䝷䝌㐵᩷ᘒ㻃Ḿᘒ㻃䝙䝰䜱䜻䝚䝯㻃
䜼䝫䜨䝷䝌

緊急遮断弁

13

2. 復帰操作が簡単
感震器リセット（感震器ツマミ操作）後、電磁式及び機械式（玉形弁式）はレバーを持ち上げるだけで復帰（弁開）します。
機械式（バタフライ弁式）は復帰ハンドルを回して（弁開）します。
電動式は自動で復帰（弁開）します。
3. 停電時※でも地震を監視・遮断内蔵バッテリーにより、停電時（約5時間保障）でも機能を維持します。

ུỀᵬ䝡䝷䝛䝡䝷䝛㏻㏳⟮Ḿᘒ㻃䝙䝰䜱䜻䝚䝯㻃 㐵᩷ᘒ㻃䜼䝫䜨䝷䝌㐵᩷ᘒ㻃ུỀᵬ㻃※EIM 型機械式緊急遮断弁は感震器 1 台で遮断弁 2 台同時に制御可能な緊急遮断システムも製作可能で）詳細はお問い合わせください。
す。
（納入形態は専用感震器 1 台と遮断弁 2 台となります。

DATA/Emergency Shut off Valve

資料/緊急遮断弁設置上のポイント

注意
図1. 緊急遮断弁配管例略図

図2. 緊急遮断弁配管例略図※レリーフ弁緊急遮断弁
吹出し管設置時や運転に関する注意事項は、それぞれ別に用意された取扱説明書をご覧ください。

※レリーフ弁逆止弁

ストレーナ

吹 出し管は安全な場所
へ 導 いてください。

止弁架台

緊急遮断弁

油タンク

止弁

バイパス止弁ポンプ

ＫＷ型
複式ストレーナ※液体用の場合、ハンマー現象や周囲温度による流体の熱膨張などで昇圧が予想される場合は、レリーフ弁を取り付けてください。

図3. 受水槽用緊急遮断弁配管例略図
㧏⨠Ềᵬ䛾

詳細図Ａ

㞹☚ᘒ

緊急遮断弁
受水槽短管㐵᩷ᘒᥥỀ䝡䝷䝛⥥᛬㐵᩷ᘒᏽỀనᘒུỀᵬ

支持架台リ⣵ᅒ㻤

■選定、設置上のポイント

図4. 高置水槽取付配管例略図

1. 緊急遮断弁の一次側にストレーナを取り付けてください。
（図 1高置水槽参照）
緊急遮断弁※網目：国土交通省仕様は、水用 40メッシュ以上、蒸気用 80メッシュ以上。
（気体用は、80メッシュを推奨します。）

空気抜弁
又は吸排気弁

2. 運転停止できない装置でご使用の場合、図 1に示しますようにバイパス配管、止弁などを設けてください。

3. 緊急遮断弁は、水平配管に駆動部を上にした正立姿勢で取り付けてください。
（図 1 参照）

揚水ポンプより

4. 緊急遮断弁の二次側圧力が一次側圧力より高くなる場合は、弁閉できず逆流しますので、二次側には逆止弁を取り付けてください。
5. 流体が液体の場合、弁閉止時のウォータハンマ現象や周囲温度による熱膨張で、配管内が昇圧する場合があります。機器などの保護を2 参照）考慮し、レリーフ弁を取り付けることを推奨します。
（図 1，
6. 定格圧力以上では弁の開放、閉止ができません。また、真空圧力でも使用できません。
7. 爆発性危険場所では防爆形、又は機械式の緊急遮断弁をご使用ください。
8. 燃料油及びガソリン・軽油用の場合は、ご使用先（国土交通省、防衛省など）によっては本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認の上、材質をご指示願います。

9. 屋外で使用する場合は、雨水及び直射日光が直接当らないように、防雨カバー付をご指示頂くか、又は緊急遮断弁全体を被うカバーを設置してください。

10. コイルの結線には0.75mm2 以上の電線を使用し、正しく結線してください。また、電気回路保護用として、電気回路上にヒューズを入れて11. 振動発生源の近くや振動を伝達するような設置状況では、弁閉誤作動の原因となります。振動吸収のための処置を講じてください。
又、誤作動による被害が発生する場合は何らかのバックアップ体制を講じてください。

12. 受水槽用緊急遮断弁の場合、本弁を固定する架台はできるだけ受水槽架台に直付けしたサポートなどを利用し、フランジ取付けボルト部、又はフランジ直近の配管を支持するなどして固定してください。
（図 3 参照）

13．受水槽用緊急遮断弁を高置水槽で使用する場合、本弁出口側直近の立ち下がり配管頂部に、空気抜弁又は吸排気弁を設置してください。
（図 4 参照）

14. 緊急遮断弁は、流体の流れ方向と製品に示す流れ方向の矢印を合わせて取り付けてください。
15. フランジ形を配管接続する際は、管フランジ接続用ボルト長さを推奨する場合がありますので、取扱説明書をご覧ください。
16. 分解点検時には、メンテナンススペースが必要です。必ず確保してください。
※メンテナンススペースについては、製品個々の取扱説明書にてご確認ください。

17. 緊急遮断弁には、配管の荷重や無理な力・曲げがかからないよう配管の固定や支持をしてください。
18．凍結の恐れがある場合は、水抜きや保温などをしてください。ただし、電磁式緊急遮断弁のコイル部分は保温しないでください。

S240148A 401

13緊急遮断弁ください。