東芝ライテック株式会社

VI 形シリーズ ライティングレール ®️

カタログ 2023 年 9 月

VI 形シリーズ

ライティングレール ®

照明空間をもっと自由に演出
欲しいところに欲しいあかりを
2023年10月価格改定版

ライティングレール® : ライティングダクト
ライティングレール®は東芝ライテック(株)の登録商標です。

東芝ライテック株式会社

VI 形シリーズ ライティングレール ®️

カタログ 2023 年 9 月※写真はイメージです。

白

白色

明るいショップ空間に溶け込む
違和感のない白色です。

設置空間にマッチする色調

黒

黒色

光沢感のある風合いで上質な仕上がりの黒色です。

※写真はイメージです。

02※写真はイメージです。

銀

シルバー

メタリック感があり、シャープな印象です。

※写真はイメージです。

東芝ライテック株式会社

VI 形シリーズ ライティングレール ®️

カタログ 2023 年 9 月

空間を演出するあかりに
キレイな仕上がりと安心・安全を追求したアルミ製で軽い省施工ライティングレール®VI形

設置空間にマッチする色調

3色のカラーバリエーションで空間を彩ります。

フィードイン、
ジョインタ類の安全設計
より安心、安全にご使用できます。

アルミ製だから切断加工がカンタン
長物の施工や持ち運びがよりラクになります。

3つのカラーバリエーション

白
黒
銀

白

黒

シルバー

弊社V形レールとの比較

03

東芝ライテック株式会社

VI 形シリーズ ライティングレール ®️

カタログ 2023 年 9 月

安全性と施工性を進化させた
ライティングレール®VI形です。

※「ライティングレール®V形（生産完了品）」と「ライティングレール®Ⅵ形」の互換性について外観が異なりますので、レールと部材は同一シリーズでの組み合わせをおすすめします。ライティングレール®Ⅵ形のジョインタ類はV 形のレールに取り付けられます。
V形のジョインタ類をⅥ形のレールに使用することはできません。
（フィードイン・エンド・ミニジョインタを除く）

フィードインキャップ

フィードインキャップ・ジョインタ

ジョインタ●電線が奥まで挿入されていることが「のぞ●レールへの給電と接続部分の安全性を向上●電線引き込み穴周辺のスペースを広く確保

き穴」
から確認できます（①）

長期使用でも安心してお使いいただけま●しっかり押せて電線が抜きやすいリリー

す。

スボタン（②）●ケーブルの固定、天井への固定などに使え
入部
（④）

接地極端子

VI 形

現行品

VI 形

●各極一つずつの穴で分かりやすい電線挿

現行品

VI 形

引き込み用
端子

接続の安定性が向上しました。

回路分割はブス
バーをニッパー等で切断。
破片は除去して
ください。

通電部材厚
（1mm⇨1.2mm）③結束バンド等
固定部

レール導体との接触圧力を高めました。

④SL端子（ねじなし端子）

4mm以上

旧品

旧品

V形

旧品

V形

V形

※写真はカバーを外したところです。
※ジョインタの接地極端子は、ジョインタ1コにつき1ヶ所です。
※引き込み用端子の接地側端子の近くにはWの表示があります。

※写真はカバーを外したところです。

●回路の基本構成例●回路の応用構成例

エンドキャップ
NDR0232

接地側
電圧側

①

①

①

②

ℓ=1000, 2000, 3000, 4000mm

3

②

①

①
⑤

ライティングレール®

04

切断

挿入部長さ
（40mm⇨55mm）①電線のぞき穴

100mm

接地極端子

電線引き込み穴

ばね性UP②リリースボタン

フィードインキャップ
NDR0231です）●回路分割可能（ブスバー切断方式）

現行品

る凸部および穴を追加（③）●電源の引き込み可能（電線接続はねじ端子

③

②

④

①

⑤
④

③
①

① Ｌ形ジョインタ
NDR0234② 逆L形ジョインタ
NDR0250③ ＋形ジョインタ
NDR0237④ T形ジョインタ（右）NDR0235（左）⑤ T形ジョインタ
NDR0236

東芝ライテック株式会社

VI 形シリーズ ライティングレール ®️

カタログ 2023 年 9 月

ライティングレール® VI形 特徴●

ジョインタ

レール

パイプ吊具

●レールの極性反転を防ぐ極性用突起●従来品からさらに軽量化●パイプを軽量化・細径化

レールをつなぐジョインタにはレール同士の極性を合わせるため、逆組み防止の突起を用意。Ⅵ形ではミニジョインタにも極性用突起を追加しました。

天井にかかる重量を軽減。パイプ内の通●軽く扱いやすいアルミ製

線スペースを確保しながらも、細径化で●ジョインタ類も軽量化

圧迫感を軽減しました。

●ジョインタハンガーとハンガーを共通化

2m 組み合わせの場合

現行品

1160g 約6%軽量化

VI 形

ライティングレール®
1m
極性用突起
（接地側）

ジョインタとの極性用突起
ジョインタの極性用突起（電圧側）がぶつかることにより誤挿入を防止します。

ジョインタ

極性用突起（電圧側）

電線引込部とそれ以外の部分でパイプ切断長さを調整する必要がありません。全1092gて同じ長さにカットが可能なため、作業時間を短縮できます。

従来品
ライティングレール®
VI形
ライティングレール®V形

530g

-30g

500g

2m

1060g

-60g

1000g

3m

1590g

-90g

1500g

4m

2120g

-120g

2000g

90g

-8g

82g

フィードイン
キャップ
エンド
キャップ

旧品

現行品

V形

VI 形

細く
軽量化

19φ

10g

10g

共通化

長穴

長穴の取付穴でレール取り付け時に仮保持※フィードインキャップはレールの左右どちらからでも給電できる
ように極性はありません。

●垂直ジョインタの構成例

垂直ジョインタ（内角）
NDR0240

DR0282N DR0283N（W）（W）※接地極付レールも長穴を採用

垂直に取付けたライティングレール®部には、照明器具などを取付けることはできません。また、ホコリなどが入りづらいように、ラ
イティングレール®カバーを取りつけることをお勧めします。

●埋込の場合の構成例

フィードインキャップ（埋込用）NDR0261
111

エンドキャップ（埋込用）NDR0262
L（レール長）12取付面

垂直ジョインタ（外角）
NDR0241

エンドキャップ
NDR0232

100

L

天井面の切込寸法 L＋105

NDR0283●パイプ吊りの場合の構成例

55

フィードインキャップ
NDR0231ができます。

ジョインタハンガー
NDR0283

天井面

パイプ吊具
NDR0313
NDR0314
NDR0315
NDR0316

40

取付面

16φ

5

ライティングレール®

05

東芝ライテック株式会社

VI 形シリーズ ライティングレール ®️

カタログ 2023 年 9 月●ライティングレール®・15Aブレーカ付フィードインキャップ

ライティングレール®への通電電流の超過対策に。

想定外の過負荷電流による熱劣化の予防にもつながる、
15Aブレーカ付フィードインキャップです。

過負荷電流による熱劣化の予防に

通電電流値の
超過対策に

30A分岐
回路にも
接続可能

NDR0231SB
NDR0231SB（K）●ライティングレール®Ⅵ形挿入時

170

55

●寸法図

NDR0231SB

フィードインキャップ（黒）¥5,580 ▲ NDR0231SB（K）●15A-100V ● 10（1）●質量：230g●引き込み用端子・接地極端子付

16フィードインキャップ（白）●カバーを外した状態

15Aブレーカ付

36.2¥5,580 ▲●15A-100V ● 10（1）●質量：230g●引き込み用端子・接地極端子付

27
45

8

（56.3）
8

15Aブレーカ付

15Aブレーカ付フィードインキャップ

16

ノックアウト（３カ所）

想定外の過負荷電流によるライティングレール®やその接続部の発熱による熱劣化の予防に。

30A分岐回路にも接続可能

ライティングレール®は15A配線用遮断器または20A配線用遮断器の回路に接続する必要がありますが、この15Aブレーカ付フィード

インキャップはIV電線φ2.6mm、5.5mm2が接続でき、既設30A分岐の電線も接続することができますので、分電盤内の追加工事をせずに、ライティングレール®を15A配線用遮断器の回路で使用することができます。

※ 内線規程3605-2 分岐回路の種類、
3605-5 分岐回路の電線太さ：3605-6表

回路ごとに対応可能

店舗でライティングレール®をご使用時に定格電流値がオーバーした場合、分電盤ブレーカーが落ちてしまい広範囲で照明が消えてしまう可能性があります。15Aブレーカ付フィードインキャップを使用することで、各回路ごとで対策、予防することが可能です。

※写真はイメージです。

●接続例

主幹ブレーカー
30A分岐ブレーカー

各ライティングレール®を

定格15A通電に制限できます。

15Aブレーカ付フィードインキャップ（NDR0231SB）

上記のような30A分岐のときに、15Aブレーカ付フィードイン
キャップを使用することにより、分電盤内の工事なしで対応が
できます。
06

●この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。 ●外観・仕様は、改良のため変更することがありますのでご了承ください。 ●商品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。
価格後ろの印説明 ○：在庫対応品 ▲：受注生産品（納期 約2～6週間）納期は目安ですので都度お問合せください。

東芝ライテック株式会社

VI 形シリーズ ライティングレール ®️

カタログ 2023 年 9 月

ライティングレール® VI形 line up●●ライティングレール®・吊りフック（外れ防止機能付）●ご使用にあたって24吊り下げる対象の掛

かりしろの形状によってスプリングが干渉す

28

13.8

●寸法図

4.8

ることがありますが、

18.5

掛かりしろを斜めにす

51.5

8

吊りフック
（外れ防止機能付）（黒）●耐荷重5kg ● 100（10）●質量：11g●耐荷重5kg ● 100（10）●質量：11g

NDR8544L¥780 ○ NDR8544L（K）

うにしてください。

ワイヤーなど円形断面のもの
は、直径が7.6mm以下のもの

をご使用ください。7.6mmを超えるものはスプリングが干

R6

吊りフック
（外れ防止機能付）
（白）

斜めにする

るなどして、スプリン
グが閉位置にもどるよ¥780 ○

渉し閉位置にもどらず、吊り直径7.6mm以下

下対象に対する外れ防止が機能しない場合があります。

吊りフック（外れ防止機能付）

吊りフック（外れ防止機能付）は、フック先端へリターンスプリングを追加することにより吊りフック先端が閉位置でロックでき、商品
ディスプレイや観葉植物などの外れ防止機能を付加しました。

商品ディスプレイ、観葉植物等

取付時の外れ防止●店舗などでの商品ディスプレイ
（ポスター、販促用ポップ）等の取付時の外れ防止につながります。

●店舗・シェアオフィス・一般住宅などにて、
観葉植物などを麻ひもやチェーン吊り取り付け時の外れ防止につながります。

●ライティングレール®・＋形ジョインタ（L形2回路配線用）※写真はイメージです。

●回路構成例
系統 1

電圧側
接地側

電圧側
接地側

＋形ジョインタ（L形2回路配線用）（白） ＋形ジョインタ（L形2回路配線用）（黒）

NDR0239¥6,300 ▲ NDR0239（K）（1）●質量：275g●15A-125V ● 20
●接地極端子付 ●内部配線組替可能¥6,300 ▲●15A-125V ● 20（1）●質量：275g●接地極端子付 ●内部配線組替可能

施工時の課題を解決

系統
1

系統
2

系統 2

このような回路構成の場合、回路分割（ブスバー切断）する必要がなくなり、切断の間違えがなくな

ります。

現行品の＋形ジョインタ（形名：NDR0237）
は、施工時（回路分割時）にブスバーを間違えて切断した場合、ジョインタを新しい製品へ交換する必要があり、天井面へ取り付けた後の交換は手間がかかりました。
そこで、現場施工性を高めたそのような場合の修復にも対応可能
な電線接続方式の＋形ジョインタをラインアップしました。
NDR0237
ブスバー方式系統 1

NDR0239
電線接続方式系統 2系統 2

ブスバーを間違えて切断した場合、ジョインタの交換
が必要。

系統 2

ON

系統 1
系統 2

全点灯

系統 1

ON
ON
系統 2

系統 1

ON

系統 2

ON

系統 1

系統 1 点灯
系統 1

系統 1

ON

系統 2

系統 1

系統 1

系統 2

ON

系統 2

系統 2 点灯

系統 1

ON

系統 1

系統 1

系統 1

系統 2

ON

系統 2

ON
系統 2

系統 2

ON
系統 2

※ 赤線は接続されている回路を表現しています。

●この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。 ●外観・仕様は、改良のため変更することがありますのでご了承ください。 ●商品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。
価格後ろの印説明 ○：在庫対応品 ▲：受注生産品（納期 約2～6週間）納期は目安ですので都度お問合せください。

系統 1

07

系

O

VI 形シリーズ ライティングレール ®️

カタログ 2023 年 9 月●ライティングレール®
（直付用）
アルミ製

アルミ製

白

アルミ製

黒

ライティングレール®
（白色）○

NDR0211
1m ●15A-125V● 10（1）●質量：500g¥2,750

NDR0213
3m ●15A-125V● （5 1）●質量：1500g¥8,400 ○NDR0212¥5,700 ○2m ●15A-125V● 10（1）●質量：1000g¥11,300
NDR0214
4m ●15A-125V● （5 1）●質量：2000g

○

シルバー

ライティングレール®（黒色）

NDR0211（K）
1m ●15A-125V● 10（1）●質量：500g¥2,750

NDR0213（K）
3m ●15A-125V● （5 1）●質量：1500g¥8,400 ○○NDR0212（K）¥5,700 ○2m ●15A-125V● 10（1）●質量：1000g¥11,300
NDR0214（K）
4m ●15A-125V● （5 1）●質量：2000g○※ライティングレール®には取付ねじは付属していません。天井材の状態に合わせた取り付けねじをご使用ください。

●アース付ライティングレール®
（直付用）
アルミ製

白

NDR0211E

1m ●15A-125V ● 10（1）●質量：540g¥3,300 ○¥6,600
NDR0212E
2m ●15A-125V● 10（1）●質量：1080g¥9,900
NDR0213E
3m ●15A-125V● （5 1）●質量：1620g¥13,500
NDR0214E
4m ●15A-125V● （5 1）●質量：2160g○○○

NDR0211E（K）

1m ●15A-125V ● 10（1）●質量：540g¥3,300 ○NDR0213E（K）
3m ●15A-125V● （5 1）●質量：1620g¥9,900 ○¥6,600
NDR0212E（K）
2m ●15A-125V● 10（1）●質量：1080g¥13,500
NDR0214E（K）
4m ●15A-125V● （5 1）●質量：2160g※ライティングレール®には取付ねじは付属していません。天井材の状態に合わせた取り付けねじをご使用ください。

アース付レールについて●アースピンが付いている照明器具を使用する可能性がある場合には、アース付をおすすめします。
接地極付きコンセントプラグをご使用する際にはアース付のレー
ルをご使用ください。
電気設備技術基準によれば、『使用電圧（二次電圧を含む）が150Vを超える
ライティングレール®用器具には、
アース付ライティングレール®を選定し施工してください』となっています。
●ライティングレール®、
アース付ライティングレール®の付属品（フィードインキャップ、
ジョインタ等）は共通です。
（単位：mm）

100mm

08

エンドキャップ
NDR0232¥8,400 ○¥11,300
NDR0214（S）
4m ●15A-125V● （5 1）●質量：2000g

○

○

○

アース付ライティングレール®（シルバー色）

NDR0211E（S）
1m ●15A-125V● 10（1）●質量：540g¥3,300 ▲NDR0213E（S）
3m ●15A-125V● （5 1）●質量：1620g¥9,900 ○¥6,600
NDR0212E（S）
2m ●15A-125V● 10（1）●質量：1080g¥13,500
NDR0214E（S）
4m ●15A-125V● （5 1）●質量：2160g

○

▲

（ご注意）
ジョインタ類を取りつけるため、レール切断は取 付 穴より、50mm以上離れた位置でおこなってください。

●寸法図

抜き穴ピッチ：両端より250mm、中間500mm
L
500
250
15 15

250

ライティングレール®

ℓ=1000, 2000, 3000, 4000mm

NDR0213（S）
3m ●15A-125V● （5 1）●質量：1500g

NDR0212（S）¥5,700 ○2m ●15A-125V● 10（1）●質量：1000g

レールは切断加工が簡単にできます。

32.6

フィードインキャップ
NDR0231¥2,750 ○シルバー

アース付ライティングレール®（黒色）●回路の基本構成例

NDR0211（S）
1m ●15A-125V● 10（1）●質量：500g

アルミ製

アルミ製

黒

アース付ライティングレール®
（白色）

ライティングレール®
（シルバー色）3R2

14

2 16.8

東芝ライテック株式会社

17.8●この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。 ●外観・仕様は、改良のため変更することがありますのでご了承ください。 ●商品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。
価格後ろの印説明 ○：在庫対応品 ▲：受注生産品（納期 約2～6週間）納期は目安ですので都度お問合せください。

東芝ライテック株式会社

VI 形シリーズ ライティングレール ®️

カタログ 2023 年 9 月

ライティングレール® VI形 line up●●キャップ

フィードインキャップ

NDR0231¥1,700 ○黒NDR0231B（K） ¥1,700 ○シルバー NDR0231（S）¥1,700 ○白●ジョインタエンドキャップ●15A-125V
（10）
● 100
●質量：83g●引き込み用端子・接地極端子付

白

NDR0232
黒NDR0232B（K）
シルバー NDR0232（S）¥290 ○¥290 ○¥290 ○●15A-125V
● 100
（10）
●質量：6g

接地側

ミニジョインタ

NDR0233¥1,170 ○黒NDR0233B（K） ¥1,170 ○シルバー NDR0233（S）¥1,170 ○白

L形ジョインタ
白

接地側

I形ジョインタ●15A-125V
（10）
● 100
●質量：57g

NDR0238¥4,000 ○黒NDR0238B（K） ¥4,000 ○シルバー NDR0238（S）¥4,000 ○
白

L 接地側
○

NDR0234¥4,000黒NDR0234B（K） ¥4,000 ○シルバー NDR0234（S）¥4,000 ○●15A-125V（1）● 50●質量：156g●引き込み用端子・接地極端子付●15A-125V● 50（1）●質量：154g●引き込み用端子・接地極端子付

接地側

逆L形ジョインタ

NDR0250¥4,000 ○黒NDR0250B（K） ¥4,000 ○シルバー NDR0250（S）¥4,000 ○白逆L●15A-125V● 50（1）●質量：156g●引き込み用端子・接地極端子付

接地側

T形ジョインタ（右）NDR0235¥5,200 ○黒NDR0235B（K） ¥5,200 ○シルバー NDR0235（S）¥5,200 ○白＋形ジョインタ

NDR0237¥6,300 ○黒NDR0237B（K） ¥6,300 ○シルバー NDR0237（S）¥6,300 ▲白右●15A-125V（1）● 20●質量：219g●引き込み用端子・接地極端子付

接地側

T形ジョインタ（左）NDR0236¥5,200 ○黒NDR0236B（K） ¥5,200 ○シルバー NDR0236（S）¥5,200 ○白

接地側●15A-125V（1）● 20●質量：282g●引き込み用端子・接地極端子付

左●15A-125V● 20（1）●質量：219g●引き込み用端子・接地極端子付

接地側

フレキシブルジョインタ

NDR0249¥4,400 ○黒NDR0249B（K） ¥4,400 ○シルバー NDR0249（S）¥4,400 ▲白●15A-125V● 20（1）●質量：130g●電源引き込み不可

接地側

垂直ジョインタ（内角）

NDR0240¥2,800 ○黒NDR0240B（K） ¥2,800 ○シルバー NDR0240（S）¥2,800 ▲白●15A-125V（1）● 20●質量：154g●電源引き込み不可

接地側

垂直ジョインタ（外角）NDR0241¥2,800 ○黒NDR0241B（K） ¥2,800 ▲シルバー NDR0241（S）¥2,800 ▲白●15A-125V● 20（1）●質量：171g●電源引き込み不可●この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。 ●外観・仕様は、改良のため変更することがありますのでご了承ください。 ●商品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。
価格後ろの印説明 ○：在庫対応品 ▲：受注生産品（納期 約2～6週間）納期は目安ですので都度お問合せください。

09

東芝ライテック株式会社

VI 形シリーズ ライティングレール ®️

カタログ 2023 年 9 月●パイプ吊具・ジョインタハンガー （ライティングレール専用パイプ吊具です。他の商品には使用できません）
φ90

アルミ製

φ16

3-φ13

パイプ吊具

45

66.7（取付ピッチ）

L

φ16

45

66.7（取付ピッチ）

L

アルミ製

●φ9ボルト吊用ハンガー

3-φ13

伸縮パイプ吊具（45〜75cm）

50cm

NDR0313¥2,920 ○黒NDR0313（K） ¥2,920 ○シルバー NDR0313（S） ¥2,920 ▲白● 100（10）●質量：35g

せてお使いください。

●パイプ吊時の器具重量

150cm

NDR0315¥5,320 ○NDR0315（K） ¥5,320 ○シルバー NDR0315（S） ¥5,320 ▲白黒標準取り付け間隔

最長取り付け間隔

1m

1.5m●埋込形 キャップ

エンドキャップ（埋込形）

NDR0262¥320 ○黒NDR0262B（K） ¥320 ○シルバー NDR0262（S）¥320 ▲
白¥480 ○¥480 ○¥480 ○

ジョインタ
ハンガー（10）●耐荷重：5kg ●質量：26g●6A-125V ● 1001m黒（10）●質量：33g●15A-125V ● 100

10cm

ジョインタ
ハンガー

ライティングレール®

NDR0260¥5,100 ○NDR0260（K） ¥5,100 ○シルバー NDR0260（S） ¥5,100 ▲白黒NDR6012E¥2,400 ○NDR6012E（K） ¥2,400 ○●15A-125V ● 100（10）●質量：43.5g

100本入

10枚入

ニップル

パイプ

黒

アース付ライティング®レール用抜止接地コンセント

黒パイプ（固定側）

全長（450～800ｍ ｍ）

白ライティングレール®用抜止コンセント

NDR6012¥1,170 ○NDR6012（K） ¥1,170 ○¥330 ○¥330 ○¥330 ○

埋込枠（3m）

ライティングレール®用引掛シーリングボディ

白

● 100
（10）●質量：24g

ライティングレール®

6 1）●質量：1080g● （NDR7010¥1,100 ○NDR7010（K） ¥1,100 ○NDR0284
NDR0284（K）
シルバー NDR0284
（S）
黒

パイプ

（10）●質量：7g●15A-125V ● 100

白

白

カバー

●15A-125V ● 50（1）●引き込み用端子・接地極端子付●質量：90g●オプションハンガー（φ9ボルト吊用）

カバー
全長
NDR0313：500-520ｍ ｍ
NDR0314：800-820ｍm
NDR0315：1500-1520ｍm

器具
器具総重量１０ｋｇまで

器具
器具総重量１８ｋｇまで

●材質
（パイプ）
：アルミ製 ● 10
（1）

NDR0261¥1,900 ○黒NDR0261B（K） ¥1,900 ○シルバー NDR0261（S） ¥1,900 ▲NDR0283
黒NDR0283（K）
シルバー NDR0283（S）●ジョインタハンガーとパイプ吊具を組み合わ¥3,620 ○NDR0314
黒NDR0314（K） ¥3,620 ○シルバー NDR0314（S） ¥3,620 ▲
白

白

白

●材質
（パイプ）
：アルミ製 ● 10（1）●質量：340g

80cm

フィードインキャップ（埋込形）

ジョインタハンガー（φ16パイプ吊用）

NDR0316¥4,320 ○黒NDR0316（K） ¥4,320 ○シルバー NDR0316（S） ¥4,320 ▲
白

吊りフック
白
黒

NDR8543
NDR8543（K）¥290 ○¥290 ○●耐荷重：5kg ● 100（10）●質量：11g

NDR6012、
NDR6012E、NDR7010、
NDR6012（K）、
NDR6012E（K）、NDR7010（K）
取り付け方法ダクト接地側（凸部）

ライティングレール®カバー
白NDR0294
黒NDR0294（K）
シルバー NDR0294
（S）

● 10
（1）●長さ：1m ●質量：53g¥690 ○¥690 ○¥690 ○白

NDR0269
黒NDR0269（K）
シルバー NDR0269
（S）

● 10
（1）●長さ：10cm ●質量：5.3g¥690 ○ NDR5100¥1,630 ○¥690 ▲ ● 20（1）●質量：187g（1箱あたり）¥690 ▲ 野縁に取り付ける場合にご使用いただけます。そのレールを壁面に取り付ける場合はレールカバーを取 フィードインジョインタ先端から10cm範囲への取り付けてください。
り付けにおすすめします。

ライティングレール®の取付方法

すべての取付穴にφ3.5タッピングねじ（別売）等を使用して、照明器具等の質量に十分耐えるよう確実に固定してください。
（50cm間隔で固定した場合、レール1mあたりの取付荷重総重量は18kgです）

10

器具
へこみ部

ライティングレール®カバー（10cm）（10枚入） 取付ねじ（100本入）●直付例

他は天井材の状態に合わせた取付ねじをご使用くだ
さい。

●埋込例

天井面

●ダクトへの取り付けは、器具上部のへこみ部をダクト
接地側の凸部に直角に合わせて
「カチッ」
と音がする
まで、右に90°回転させて、ダクトに確実に取り付けてください。
落下の原因となります。
●器具の向きを誤って取り付けた状態で、ご使用すると火災の原因になります。

埋込枠（別売）Cチャンネル
天井材

天井材

天井材
ライティングレール®

ライティングレール®

右に90°
回転させる

天井下地
（Mバー・Sバー）
天井材

埋込枠NDR0260,（K），（S）●この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。 ●外観・仕様は、改良のため変更することがありますのでご了承ください。 ●商品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。
価格後ろの印説明 ○：在庫対応品 ▲：受注生産品（納期 約2～6週間）納期は目安ですので都度お問合せください。

東芝ライテック株式会社

VI 形シリーズ ライティングレール ®️

カタログ 2023 年 9 月

ライティングレール® VI形 line up・回路構成例●●回路構成例

省施工
横長の取付穴だから軽い
アルミ製だから

電線のぞき穴で安全性能の向上

パイプ吊施工例※

天井に仮止めできるので1人でも施工が簡単※ライティングレール®
V形との比較

垂直ジョインタ（内角）NDR0240

Ｌ形ジョインタ
NDR0234

十形ジョインタ
NDR0237

レールカバー
NDR0294

フレキシブルジョインタ
NDR0249

Ｔ形ジョインタ（左）NDR0236

フィードインキャップ
NDR0231
Ｔ形ジョインタ（右）NDR0235梱

ミニジョインタ
NDR0233

Ｉ形ジョインタ
NDR0238

逆Ｌ形ジョインタ
NDR0250

ライティングレール®
NDR0211

埋込施工例

垂直ジョインタ（外角）NDR0241

エンドキャップ
NDR0232●回路の応用構成例
接地側
接地側
電圧側
電圧側

①

①

③

③

①

①

①

①

⑤

②

②
品

②

名

① L形ジョインタ
② 逆L形ジョインタ③ ＋形ジョインタ

②

②

②

形

①

①

名

個数

NDR0234
NDR0250
NDR0237

合計

3
3
1

④
希望小売価格（税抜）12,00012,0006,300①③¥30,300

⑤

⑤

品

③

名

① L形ジョインタ
③ ＋形ジョインタ
④ T形ジョインタ（右）⑤ T形ジョインタ（左）

①

①

①

合計

形

名

NDR0234
NDR0237
NDR0235
NDR0236

個数
4
1
2
2

希望小売価格（税抜）
16,0006,300
10,40010,400¥43,100●ライティングレール®に取り付ける器具（プラグ、
シーリング等）は、
当社品、他社品共に取付けられます。

● 極性有 ジョインタは極性が逆転した状態ではライティング
レール®に差し込めない構造になっています。

フィードインキャ
フィードインキャップ ップ
NDR0231
NDR0231

④

①

⑤

④

④

①

エンドキャ
エンドキャ
ップ ップ
NDR0232
NDR0232
ライティングレール
ライティングレール

33●この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。 ●外観・仕様は、改良のため変更することがありますのでご了承ください。 ●商品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。

100mm
100mm

ℓ=1000,
2000,
3000,
4000mmℓ=1000,
2000,
3000,
4000mm11

東芝ライテック株式会社

VI 形シリーズ ライティングレール ®️

カタログ 2023 年 9 月

施設場所の制限

ライティングレール®（ライティングダクト）は、乾燥した屋内の露出場所及び点検できる隠ぺい場所に施設することができます。
内線規程 3150-4 ライティングダクトの施設方法○ライティングダクトは造営材（壁、床、天井など）を貫通して施設しないこと。

横向下向○ライティングダクトと他の配線を接続する部分は、電線が損傷を受けるおそれがないように施設すること。

○ライティングダクト相互及び導体相互は、堅ろうに、かつ、
電気的及び機械的に完全に接続すること。

上向

〈条件付〉
1.8m以上でカバー付○ライティングダクトを造営材に取り付ける場合は、次により堅固に取り付けること。
①支持箇所は、1本ごとに2ヶ所以上とすること。
②支持点間の距離は、2m以下とすること。
○ライティングダクトの開口部は、下向きに施設すること。但し、次のいずれかに該当する時には、横に向けて施設することができる。

① 人が容易に触れるおそれのない場所において、ダクトの内部にじんあいが侵入しづら
いように施設する場合②JIS C 8366〈ライティングダクト〉の固定Ⅱ形の規格に適合するものを使用する場合○ライティングダクトの終端部はエンドキャップを取り付けて閉そくすること。

内線規程 3150-5 ライティングダクトの接地

ライティングダクトの金属製部分（導体をのぞく）には、D種接地工事を施すこと。
但し、対地電圧が150V以下で、
かつ、
ライティングダクトの長さ（2本以上のライティングダクトを接続して使用する場合は、その全長をいう。
）が4m以下の場合または合成樹脂その他絶縁物で金属製部分を被覆したライティングダクトを使用する場合には、
この限りではない。
ライティングレール®は屋内専用です。
周囲温度が5℃から35℃の範囲でご使用ください。
暖房装置の近く、湿気の多いところ腐食性ガスのあるところには取り付けないでください。
また、
クーラーなどの吹出口の近くでは、パイプ吊りの器具や、パイプ吊りのライティング
レール®が横振れして落下の原因になります。
取付位置にご注意ください。

器具重量・取り付けの範囲
天井面の場合ねじを0.5m間隔で取り付けた場合、レール1m当たりの器具は総重量18kgまでご使用に
なれます。

壁面の場合

ねじを0.5m間隔で取り付けてください。
1m当たりの器具は総重量10kgまでご使用になれます。
レールを壁付でご使用の場合は床面より1.8m以上の高さに設置し、必ず別売レールカバーを取り付けてご使用ください。
壁面に水平方向以外に取り付けられたライティングレール®には、照明器具は取り付けできません。
1m

0.5m

0.5m
天井

レール

レール

器具

1m

0.5m

器具

壁

0.5m

総重量10kgまで

総重量18kgまで壁付可能な器具

壁面取り付けが可能な照明器具を選定してください。
器具

取付方法

天井付

直付

壁付

天井付

埋込

壁付

スポットライト
ペンダント

△の場合、
別売のレールカバーを取り付けてください。

※人が容易に触れるおそれのない場所とは、例えば屋内において床面などから1.8m以上、屋外において地表面などから2m以上の場所をいい、
その他階段の途中、窓、物干台などから手を伸ばして容易に届く範囲をのぞく。

取り付けの範囲

フィードインキャップ、
ジョインタ先端から約10cmの範囲は照明器具を取り付けないでください。
あらかじめレールカバー10cm（NDR0269、
（K）
、
（S）
）
の取り付けをおすすめします。

安全チェックシート･メンテナンス表■日常点検●1日に１回、通電開始直後に照明が正常に点灯しているか、
ちらつきや不点灯がないかを目視点検することをお勧めします｡●1月に1回、ライティングレール®の浸水、ぐらつき、
外観上の異常（破損・変色）の有無、異臭の発生がないかを目視などで点検することをお勧めします。点検の結果、異常があれば速やかに、電気工事士に点検・修理の依頼をしてください。

■災害、建物の異常、誤使用など特別な事情の場合●地震発生時、豪雨、
台風、
また上層階での漏水や雨漏りが発生し異常が発見された場合は、電源を「切」にして電気工事士に点検・修理の依頼をしてください。

■定期点検

月

日

点検項目
レール本体の内部にほこりの付着・堆積などがないか
レール本体の内部に変色や焦げが発生していないか
使用
状況 レール本体と接続部品に異常なゆるみ、隙間がないか
レール本体の接続が一直線になっているか
取り付けられている機器の電気が入ったり、切れたりすることはないか

点検結果●1年に1回以上は安全チェックシートに基づき自主点検を行ってください｡●施工時とその後3年に1回以上は、電気工事士による点検をお受けください｡●設置から10年後以降もお使いになる場合は、
最低でも1年に1回以上は必ず電気工事士による点検をお受けください。
また設置から15年後以降は使用を速やかに中止し、交換してください。

点検日

点検結果

安全チェックシート(自主点検)：1年に１回以上

点検項目
使用 使用期間が10年以上でないか
期間 使用期間が15年以上でないか

点検結果

ライティングレール®に結露が発生していないか
使用
異臭または焦げたようなにおいがしないか
状況
漏電ブレーカが動作することがないか○：異常なし×：異常あり

年

○：要交換
●：交換済
△：要調整
▲：調整済

処置

※異常が発見された場合は、
速やかに電気工事士に処置を依頼してください｡

メンテナンス表(電気工事士による点検)：施工時とその後3年毎に1回以上

点検項目結露が発生していないか
天井面に直接取り付けている場合、ねじに緩みはないか
本体 本体内部の樹脂に著しい変色や焦げが発生していないか
本体内部にほこりの付着･堆積がないか
本体の接続が一直線になっているか
本体に専用のプラグ以外が取り付けられていないか

異常時の処置
結露の原因を取り除く
増し締めする

製品を交換する

ほこりを取り除く
一直線となるよう取り付けを見直す
プラグを交換する

結果 処置

点検項目
異常時の処置結果 処置
カバーのはずれがないか
カバーを取り付ける
樹脂の著しい変色･変形がないか製品を交換する
製品を交換する
接続 破損やクラックがないか
部品 止めねじの緩みがないか
増し締めする
本体への差し込みが不足していないか 十分奥まで差し込む
端子ねじの緩みがないか
増し締めする
絶縁抵抗
異常個所の特定と原因に全体
対地電圧 150V以下･0.1MΩ以上か応じた対策を行う「東芝ライテック商品ご相談センター」0120-66-1048◎ 携 帯 電 話・P H Sなどからのご利用は（通話料無料）

046-862-2772︵有料︶

お 買 い物・使 い方・修理のご相談は

◎FAX

受付時間

9：00－18：00（日曜、祝日、年末年始を除く）

0570-000-661 ●利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。
●お客様からご提供いただいた個人情報は、ご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。

●外観・仕様は、改良のため変更することがありますのでご了承ください。 ●商品の色は印刷の具合で実物とは若干異なる場合があります。 ●本誌から無断で複製、転載、流用はご遠慮いただけますようお願いいたします。

東芝ライテック株式会社〒212-8585

神奈川県川崎市幸区堀川町７２番地３４ https://www.tlt.co.jp/

本 カタログ掲 載 商 品 の 価 格 には 、消 費 税 、配 送 費 、設 置 調 整 費 、工 事 費 、使 用 済 み 商 品 の 引き取り費 等 は 含まれておりません 。

このチラシの内容は2023年9月現在のものです。

C4515

0923

20t

TLT