BM-12S,16S,13S,14S Type Ball Valve Type Motor Valve（本体青銅製、標準ネック形）
BM-12S,16S,13S,14S 型 ボール式電動弁 製品記号 BM12S-J
BM16S-J（本体青銅製、標準ネック形）

BM13S-J（本体青銅製、ロングネック形）
BM14S-D（本体ステンレス鋼製、標準ネック形）

二方弁・オンオフ制御用
水道法性能基準適合品（BM-12SN（呼び径15～25）,16SN,14SN，13SN型）

はん用の小型ボール式電動弁で定格電圧の AC100/200V を共用でき、圧力範囲が広く、小型・軽量ですから電磁弁と同BM-12S，16S 型は、はん用、BM-13S 型
はロングネック形、BM-14S 型は本体ス
テンレス鋼製でそれぞれオンオフ制御用に使用します。

BM-12S,14S型
BM-16S,14S型（呼び径10～25） （呼び径32～50）

㻤㻦㻕㻓㻓㻒㻕㻕㻓㻹Ⓣ᧏᧍ἋỶἕἓ㉝㉝

ᘒ㛚㻃᧏᧍ἋỶἕἓᘒ㛜㻃⤧⦍ฌ⌦Ⲍ㻵㻯ᘒ㛚䝭䝷䝛Ⲍ㻵㻯ᘒ㛚䝭䝷䝛⥫㻪㻯ᘒ㛜䝭䝷䝛

⥫

㻪㻯

ᘒ㛜䝭䝷䝛

Ⓣ

᧏᧍ἋỶἕἓ㞹″㉝DGCv値

3／81／23／412.5
12.5
1521161619
234.5
7
10201

L
62
62
72
81

BM-14S型
L1H 質量（kg）───
31
107 1.1
35
111 1.2
40.5 115 1.4

L
─
62
72
81

呼び径32～50
呼び径ｄ

D

32
40
50

11／4
11／2
22432
38

㯦
㉝

⤧⦍ฌ⌦

ᘒ㛚㻃
᧏᧍ἋỶἕἓ

（mm）

BM-16S型
BM-14S型
G Cv値
LL1
H 質量（kg） L
L1
H 質量（kg）
29
2590 42 128 2.5
90 42 129 2.43445 101 50 134 2.9 100 49 135 2.74163 127 62 140 3.8 125 60 140 3.4

BM-13S型
φφᘒ㛜㻃⤧⦍ฌ⌦L626272
81BM-13S型
L1H 質量（kg）
31─ 1.2
31138 1.2
35
140 1.340.5 145 1.5

電源ケーブル(VCTF)
500mm×0.5mm2㞹″㯜

電源ケーブル（=*;-）TT×TT

/㯜ｄ10152025（mm）

BM-12S型
L1H 質量（kg）
31
107 1.2
31
107 1.2
35
111 1.3
40.5 115 1.5

BM-16S,14S型（呼び径32～50）
BM-12S,14S型（呼び径10～25）
107
31

㻤㻦㻕㻓㻓㻒㻕㻕㻓㻹ᘒ㛚㻃ᘒ㛜㻃

呼び径10～25■構造図࿣䛹ᙼ㻖㻕䡐㻘㻓㻤㻦㻔㻓㻓㻒㻔㻔㻓㻹

㯦

オンオフ
標準ネック
ロングネック形
標準ネック形
BM-16S 型
BM-13S 型
BM-14S 型
BM16S-J
BM13S-J
BM14S-D32 〜 50
15 〜 25
15 〜 50
水・油注 1.・空気・気体・液体− 10 〜 80℃（凍結不可）注 2.
0 〜 1.0MPa− 10 〜 50℃
水・油：なし（圧力計目視）、空気・ガス：50mL/min（標準状態）以下
JIS Rc ねじ
CAC406SCS13SUS316
水圧にて 1.75MPa
AC100/110/200/220V（50/60Hz）共用注 3.
定格電圧± 5％
呼び径 10 〜 25：13VA（AC110V）、26VA（AC220V） 呼び径 32 〜 50：20VA（AC110V）、40VA（AC220V）
呼び径 10 〜 25：0.12A/0.12A 呼び径 32 〜 50：0.18A/0.18A
呼び径 10 〜 25：4.6/3.8 秒（50/60Hz） 呼び径 32 〜 50：10/8.5 秒（50/60Hz）
E種
呼び径 10 〜 25：20 分 呼び径 32 〜 50：10 分
AC1500V/min
50M Ω以上
サーマルプロテクタ
防雨形（IP-53 相当）注 7.
付（有電圧）―注 6.
付（有電圧）
呼び径15〜 25：付（有電圧）注6.
付
標準ネック形
BM-12S 型
BM12S-J
10 〜 25

呼び径㞹″

㯜

㯜⤧⦍ฌ⌦

Ⓣ

作動
形式
型式
製品記号
呼び径
適用流体
流体温度
適用圧力
周囲温度
許容漏洩量
端接続
本体
材質
ボール
本体耐圧性能定格電圧
許容電圧変動範囲
定格容量
定格電流/起動電流
開閉時間
絶縁種別
時間定格
耐電圧
絶縁抵抗
過負荷保護
保護構造
開閉信号出力
手動機構

H

ᘒ㛜㻃

㯦
㞹″

していますので、耐久性に優れています。

/ᘒ㛚㻃● ボールはステンレス鋼（SUS316）を採用

様

404 S240148A

電源ケーブル（=*;-）TT×TT

Rc.dφ+L13
39JK.

φ+G

9JK

φD

使用しない線（赤又は黄）は必ず絶縁処理してご使用ください。
弁開閉ランプ信号もご使用にならない場合は茶と緑も絶縁処理してください。
注．結露が予想される場所に設置する場合は、スペースヒータ付をご使用ください。
呼び径25以下は、丸形から角形のモータへ変更（開閉信号接点無）へ変更となります。
角形モータの開閉信号接点付はお問い合わせください。

.

電動弁

14

● 広い圧力範囲で使用場所を選びません。

■寸法表

■結線図
࿣䛹ᙼ㻔㻓䡐㻕㻘
㻤㻦㻔㻓㻓㻒㻔㻔㻓㻹● 流れ方向、取付方向（屋内）が自由です。

● 小型・軽量で取扱いが容易です。

注 1．燃料油及び軽油用の場合は、ご使用先（国土交通省、防衛省など）によっては本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認願います。
注 2．流体温度0〜 95℃（水道法性能基準適合品）のエコキュート用給湯停止弁BM-13SHN 型（呼び径15 〜 25）、BM-16SHN 型（呼び径32〜50）も製作しています。229 頁をご参照ください。
注 3．他の特殊電圧はお問い合わせください。
、BM-13SN 型も製作しています。
注4．水道法性能基準適合品のBM-12SN,14SN 型（呼び径15 〜 50）
注 5．スペースヒータ付も製作しています。
（駆動部内部の結露などによる発錆予防）なお、呼び径25 以下は丸形から角形のモータ（開閉信号接点無）へ変更となります。角形モータの開閉信号接点付はお問い合わせください。
注 6．リレー内蔵型、開閉信号接点付（BM-16S 型 ,14S 型：呼び径32 〜50）はお問い合わせください。
注7．屋外設置の場合、縦配管取付及び直射日光を避けてください。

BM-13S型

㯦長● AC100/200V を共用できます。

■仕等以上の気軽さでご使用頂けます。

Ⓣ■特L3
3

DATA/Motor Valve

資料/電動弁設置上のポイント

図1.

配管例略図

注意

バイパス配管あり設置時や運転に関する注意事項は、それぞれ別に用意された取扱説明書をご覧ください。

バイパス配管なし

電動弁電動弁

ＫＹ型
ストレーナ

ＫＹ型
ストレーナ

止弁

止弁

止弁

バイパス止弁排出管止弁

ブロー用止弁

■選定、設置上のポイント

1. 電動弁の一次側にストレーナを取り付けてください。
（図 1 参照）

図2.

※網目：国土交通省仕様は、水用40メッシュ以上、蒸気用80メッシュ以上。
（気体用は、80メッシュを推奨します。
）

2. 運転を止められない装置の場合、電動弁の一次側から二次側へのバイパス配管（止弁を設ML型電動弁モータ部取付姿勢正立状態置）を設けてください。
（図1参照）可可また、バイパス配管を設置しない場合は、電動弁の一次側止弁手前に主管から分岐したブロー用止弁を設置し、フラッシングができるようにしてください。

3. 取付姿勢は、水平配管にモータを上にした正立、又は、縦配管に使用できます。
（図2参照）
ただし、縦配管に使用する場合、呼び径 80以上は特にメンテナンススペースを考慮してください。

4. 操作スイッチ1個から2台以上の電動弁を並列結線する場合には外部にリレーを設けて、リ可不不可

レーの接点を介して操作してください。

5. 電動弁の周囲温度は各製品の仕様範囲内で使用してください。
また、モータに悪影響を与える過度の湿気や塵埃の発生場所、腐食性ガス・引火性ガスの発生場所では使用しないでください。
正立状態

不可あります。機器などの保護のためレリーフ弁を取り付けることを推奨します。
（図3参照）

不7. 流体が液体の場合、弁閉止時の周囲温度による熱膨張により、配管内が昇圧する場合が可

6. 蒸気用の場合は、配管系にスチームトラップを取り付けてください。

8. ML型電動弁は、流体の流れ方向と製品に示す流れ方向の矢印を合わせて取り付けてください。

9. 分解点検時には、スペースが必要です。必ずメンテナンススペースを確保してください。
※メンテナンススペースについては、製品個々の取扱説明書にてご確認ください。

電動弁

10. 電動弁には、配管の荷重や無理な力・曲げ及び振動がかからないよう配管の固定や支持をしてください。

11. 凍結の恐れがある場合は、水抜きや保温などをしてください。

図3.

レリーフ弁取付例略図※レリーフ弁逆止弁

14※熱膨張などで昇圧が予想される場合は、レリーフ弁を取り付けてください。

電動弁

油タンク

ＫＷ型
複式ストレーナ

ポンプ

S240148A 421