仕様書
BMT-F-DI10 BACnet MS/TP

2024 年 2 月 15 日

株式会社リンスコネクト

データシートデータシート

Page 1/8

P/N
110881131970
EAN 4251394620527

BMT-F-DI10 BACnet MS/TP

仕様

2023/06/22
Version: F
基本ダイヤグラム

結線ダイヤグラム

巻末の拡大図面を参照

製品仕様
10個のデジタル入力を備えたBACnet MS/TPモジュールは、分散型のスイッチングタスク用に開発されました。ベントバルブの電気リミットスイッチやパワーコンタクタの補助接点など、無電位スイッチの状態を検出するのに適しています。入力は、接点入力または電圧入力として使用できます。入力は、BACnetクライアントを介して標準オブジェクトでスキャンできます。モジュールのアドレスとボーレートは、前面の2つのアドレススイッチで設定します。IEC 60715に準拠したDIN TH35レールに配電盤キャビネットへの分散設置に適しています。

• スプリングクランプ端子台（プッシュイン）による接続

データシート

Page 2/8

BMT-F-DI10 BACnet MS/TPP/N
110881131970
EAN 4251394620527
2023/06/22
Version: F

テクニカルデータ
認証
Open Energy Management Equipment 34TZ

BACnetはASHRAEの登録商標です。ASHRAEは、製品がASHRAE規格に適合していることを保証、承認、試験するものではありません。掲載製品のASHRAE規格135への準拠は、BACnet
International (BI)の責任となります。BTLはBIの登録商標です。

RS485 インターフェース
プロトコル

BACnet MS/TP

アドレスレンジ

バスインターフェース
通信パラメータ
通信レート

00 - F9
RS485 バスまたはライン・トポロジーの電位均一化付き2線バス、120オームで終端
min. 9600 Bit/s (Bd) - max. 115200 Bit/s (Bd)

通信レート初期設定

パリティ

9600 Bit/s (Bd)None

ストップビット

1

供給電源
操作電圧

24 V AC/DC +/- 10 % (SELV)

消費電力
消費電力
消費電力

AC (max.)

85 mA

DC (max.)

75 mA

相対デュティティサイクル
le relative

100 %デジタル入力

10入力

入力電圧
閾値

30 V AC/DC> 7 V AC/DC

データシート

Page 3/8

BMT-F-DI10 BACnet MS/TP

P/N
110881131970
EAN 4251394620527
2023/06/22
Version: F

テクニカルデータ
ハウジング
寸法

寸法 (W x H x D)

35 mm x 69.3 mm x 60 mm

Dimension (W x H x D)

1.378 in. x 2.728 in. x 2.362 in.

重量83 g

取り付け位置制限無し

取り付け
同位接続タイプ

DINレール

TH35

並べて接続されるBACnetモジュールの最大数は15個、または電源への接続1つあたりの最大消費電力は2アンペア（ACまたはDC）に制限されています。同様のモジュールを追加する場合は、電源に個別に接続する必要があります。
バネクランプ仕様ターミナルブラックインジケータ

ターミナルブロックケーブル

標準

緑、赤、黄 LED

ポートターミナルブロック
単線 (AWG)

撚り線(AWG)

4-ポール
max. 1.5 mm² / max. 16 AWG
max. 1 mm² / max. 18 AWG

ワイヤ径max. 1.4 mm - min. 0.3 mm

単線断面0.2 mm² - 2.5 mm² / AWG 24-14

モジュール接続撚り線断面

フェルールへのワイヤ断面
剥き線(長さmin.)

保護回路

材質

0.25 mm² - 2.5 mm² / AWG 24-120.25 mm² - 1.5 mm² / AWG 24-168 mm
DC動作電圧の極性反転保護、電源とバスの交換に対する保護

材質 - ハウジング
色

ポリアミド 6.6 V0グレイ

材質 - ターミナルブロック
材質 - カバー

ポリアミド 6.6 V0Pポリカーボネイト

データシート

Page 4/8

BMT-F-DI10 BACnet MS/TPP/N110881131970
EAN 4251394620527
2023/06/22
Version: F

テクニカルデータ
保護等級 IEC 60529

保護カテゴリ - ハウジング(IEC 60529に準拠)

保護カテゴリ - ターミナルブロック ( IEC 60529に準拠)

IP40
IP20温度仕様
操作時

操作温度 °C-5 °C - 55 °C

Temperature - Operating °F

23 °F - 131 °F

保管時

保管温度 °C-20 °C - 70 °C

Temperature - Storage °F-4 °F - 158 °F

分類
ETIM 7.0EC000688

ETIM 8.0EC000688

ETIM 9.0EC000688

ソフトウエア、アプリケーション仕様書
Software and documentation

WEBからダウンロードしてくださいデータシート
F-DI10 BACnet MS/TPPage 5/8

P/N
110881131970
EAN 4251394620527
2023/06/22
Version: F

アクセサリー
P/N110369

製品

ターミナルブロックタイプ 25911056170

パワーサプライ NG4-F 24 V DC タイプ 135

31135104

RIACON 135_3.5

データシート

Page 6/8

BMT-F-DI10 BACnet MS/TP

P/N
110881131970
EAN 4251394620527
2023/06/22
Version: F

アクセサリ製品グループ
P/N

製品

11088001

BMT-RTR BACnet-Router

1108800170

BMT-F-RTR BACnet-Routerデータシート

BMT-F-DI10 BACnet MS/TP

仕様図
寸法図

結線ダイヤグラム

Page 7/8

P/N
110881131970
EAN 4251394620527
2023/06/22
Version: FデータシートBMT-F-DI10

BACnet MS/TP

仕様図

結線ダイヤグラム

基本ダイヤグラムPowered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Page 8/8

P/N110881131970
EAN 4251394620527
2023/06/22
Version: F

取扱説明書ソフトウエア説明書

ソフトウエアの説明

BACnet MS/TP BMT-DI10

V.2.1 | 更新 01/2023

Page 20 of 117

BMT-DI10
BACnet プロトコル
Date:
製造者
製品名:
部品番号
ソフトウエアバージョン:
ファームバージョン:
BACnet プロトコル改訂:

実装適合性ステートメント

21.02.2020
METZ CONNECT GmbH
BMT-DI10
110 881 13 19
1.0
2.015

製品説明:
BACnet MS/TP アプリケーション

デジタル入力10ポート

BACnet 標準デバイスプロファイル (Annex L):
 BACnet アプリケーション専用コントローラー(B-ASC)
BACnet 相互運用性ビルディング・ブロック (Annex K):
データ 共有-読み取りプロパティ-B
データ 共有-書き込みプロパティ -B
データ 共有-COV-B
デバイス管理-ダイナミック・デバイス・バインディング -B
デバイス管理-ダイナミック・オブジェクト・バインディング-B
デバイス管理-デバイス通信制御-Bデバイス管理-デバイスBの再初期化(DS-RP-B)(DS-WP-B)(DS-COV-B)(DM-DDB-B)(DM-DOB-B)(DM-DCC-B, パスワードなし)(DM-RD-B, パスワードなし)

セグメンテーション能力：
 セグメント化されたメッセージを送信できる セグメント化されたメッセージを受信できる

Window Size
Window Size

標準オブジェクトタイプのサポート
オブジェクト・タイプは、それがデバイス内に存在する可能性がある場合にサポートされる。
サポートされる各標準オブジェクト・タイプについて、以下のデータを提供すること：
1) この型のオブジェクトが，CreateObject サービスを使用して動的に作成可能かどうか．なし
2) この型のオブジェクトが DeleteObject サービスを使用して動的に削除可能かどうか： なし
3) 対応するオプションプロパティのリスト
4) この規格で特に必要とされない場合、書き込み可能なすべてのプロパティのリスト。
5) 条件付きで書き込み可能なすべてのプロパティのリスト： なし
6) プロプライエタリプロパティのリストと、それぞれのプロパティ識別子、データ型、意味： なし
7) プロパティ範囲の制限のリスト

METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2| 78176 Blumberg | Germany
Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433
Additional documents see www.metz-connect.com

ソフトウエアの説明

BACnet MS/TP BMT-DI10

V.2.1 | 更新 01/2023

Page 21 of 117

データリンク層のオプション： MS/TP マスター (条項 9)
 MS/TP スレーブ (条項 9)

ボーレート(s): 9600, 19200, 38400, 57600, 76800, 115200

デバイスアドレスのバインディング：
静的デバイスバインディングはサポートされていますか？(これは現在、MS/TPスレーブや他の特定のデバイスとの双方向通信に必要である)。 はい いいえ
ネットワーキング・オプション：
Router, Clause 6 - ARCNET-Ethernet、Ethernet-MS/TPなど、すべてのルーティング構成をリストする。
 アネックス H, BACnet Tunneling Router over IP
ネットワークセキュリティのオプション：
 非セキュア・デバイス - BACnetネットワーク・セキュリティなしで動作可能です。
サポートされる文字セット：
サポートしている文字セット：複数の文字セットをサポートしていることを示すことは、それらすべてを同時にサポートできることを意味するものではない。
 ISO 10646 (UTF-8)
 ISO 10646 (UCS-2)

 IBM/Microsoft DBCS
 ISO 10646 (UCS-4)

 ISO 8859-1
 JIS X 0208

オブジェクトに実装されているデフォルトの文字列はUTF-8を使用します。
デフォルトの文字列は、空の文字列を書くことで元に戻すことができます。
本製品が通信ゲートウェイの場合、BACnet 以外の機器/ネットワークのタイプを記述してください。
ゲートウェイがサポートする非BACnet機器/ネットワークの種類を記述すること： はい いいえ_________________________________________________________________________________

コンフィギュレーション・スイッチ
16進数スイッチx10、x1は、ネットワークアドレス（00～F9）とボーレート（FA～FF）を定義する。
スイッチ
ボーレート

FA
9600

FB
FC
FD
FE
FF
19200 38400 57600 76800 115200- スイッチx10をEに回す（デバイスは一時的にスレーブとして設定される）- スイッチx1をA～Fに回し、ボーレートを選択する。
- スイッチx10をFに回し、1秒待つ。
- ボーレートがEEPROMに保存されると、赤と緑のLEDが点滅します。
- スイッチx10を回してネットワークアドレスを選択する- スイッチx1を回してネットワークアドレスを選択
ネットワーク・アドレス 0x00 ... Max_Master（デバイス・オブジェクトを参照）が使用されている場合、 デバイスは MS/TP マスターとして動作する。
ネットワーク・アドレス Max_Master + 1 ... 0xF9 が使用されている場合、デバイスは MS/TP スレーブとして動作します。
METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2| 78176 Blumberg | Germany
Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433
Additional documents see www.metz-connect.com

ソフトウエアの説明

BACnet MS/TP BMT-DI10

V.2.1 | 更新 01/2023

Page 22 of 117

デバイスオブジェクト
プロパティ

備考 / 値

オブジェクト識別子

デバイス、デフォルトのインスタンス： 421000 + ネットワークアドレ
ス、デフォルトは4194303を書き込むことで復元できる。

RW-E

オブジェクト名

max. 63 バイト,
初期設定 “BMT-DI10_” + ネットワークアドレス(１６進数)

RW-E

オブジェクトタイプ

プロパティリスト
説明所在地

ベンダー名

ベンダー識別子
モデル名

ファームウエア改訂

ソフトウエアバージョン
プロトコルバージョン
プロトコル改訂

RWデバイス (8)RR
max. 127 バイト
max. 63 バイト

初期設定 “”

初期設定 “”R

421

R“BMT-DI10”

R

“2.0”

R

“1.0”

R

1R

15

R

リードプロパティ, ライトプロパティ, サブスクライブコヴ,誰が持っているか, 誰がいるか, リードレンジ, デバイス通信
制御, デバイスの再初期化

プロトコルオブジェクトサポート

デバイスバイナリー入力グループ

最大APDU長セグメントサポート
システムステータス
APDU_タイムアウト

RW-E“METZ CONNECT GmbH”

プロトコルサービスサポート

オブジェクトリスト

RW-E

R

R

デバイスバイナリー入力1…10, グループ 1…11

R

480

R

NO_SEGMENTATION (3)R

OPERATIONAL (0)R

1…65535, 初期設定 6000

RW-E

APDUリトライ回数

1…10, 初期設定3

RW-E

Device_Address_Binding-R

データベース改訂

0…65535, 初期設定0

R-E

最大マスター

最大インフォメーションフレームアクティブ_COV_
サブスクリプション

0…127, 初期設定127
1…255, 初期設定1

プロパティは、MS/TPマスターとして動作している場合にのみ存在
し、Read-Property / Read-Rangeのサービスを提供する、
最大 12サブスクリプション、バイナリ入力用、確認済み/未確認、寿命 = 0 ～ 65534 秒。

R: プロパティ読み込み, W: プロパティ書き込み, -E: EEPROM / Flashへ保存

METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2| 78176 Blumberg | Germany
Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433
Additional documents see www.metz-connect.com

RW-E
RW-E
R

V.2.1 | 更新 01/2023

ソフトウエアの説明 BACnet MS/TP BMT-DI10

Page 23 of 117

バイナリー入力オブジェクト 1…10
ターミナル 1…10 = コモングランド入力 (GND), ターミナル C1 = +24V.
- 入力とC1の間にスイッチを接続する。
- 入力とGNDの間に電圧源を接続する。
ジャンパJは、GNDの代わりにコモン+24Vの入力を選択することができる。
- 入力とGNDの間にスイッチを接続する。
- 入力と+24Vの間に電圧源を接続する。
プロパティ

備考 / 値

オブジェクト識別子

バイナリー入力, instance 1 … 10

オブジェクトタイプ

バイナリー入力_(3)オブジェクト名

max. 42 バイト, 初期設定 “入力 1” … “入力 10”

プロパティリスト
説明

現在の値

ステータスフラッグ

イベントステート
サービス外
極性

max. 84 バイト, 初期設定 “”max. 20 バイト, 初期設定“Off”

max. 20 バイト, 初期設定 “On”

無効(0) /有効 (1),Out_Of_Service の場合は書き込み可能。

RW-E
RW-E
RW-E
RW-E
R
RW
R

NORMAL (0)R

FALSE (0) / TRUE (1)RWNORMAL (0) / REVERSE (1)RW-E

バイナリ入力の機能
極性

R

IN_ALARM:
0FAULT:
0OVERRIDDEN:
0OUT_OF_SERVICE: 0 / 1

R:プロパティ書き込み、W：プロパティ読み込み、E：EEPROM/Flashへ保存

Out_Of_Service0R

R

アクティブでないテキスト
アクティブなテキスト

RW

バイナリ
入力

現在値

0

OUT_OF_SERVICE
000110
10
10
10
100x
11110x11x: Present_Value は書き込み可能で、入力の影響を受けない。

METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2| 78176 Blumberg | Germany
Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433
Additional documents see www.metz-connect.com

ソフトウエアの説明 BACnet MS/TPBMT-DI10

V.2.1 | 更新

Page 24 of 117

01/2023

グループオブジェクト 1…11
プロパティ

備考/値

オブジェクトタイプ

RW

グループ (11)

オブジェクト識別子

グループインスタンス 1 … 11

オブジェクト名

プロパティリスト

max. 42 バイト

初期設定b “Group 1” … “Group 11”

max. 84 バイト

初期設定“”

現在の値

Present_Value of Binary Inputs,
下記の表を参照sグループのリスト

下記の表を参照

グループのリスト
グループ
123xxxxxxxxx

RW-ExxBバイナリ入力
4567xxxxxxxxxxxxxx

8

910xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2| 78176 Blumberg | Germany
Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433
Additional documents see www.metz-connect.com

RW-ERR

R:プロパティ書き込み、W：プロパティ読み込み、E：EEPROM/Flashへ保存

xRR

説明1234567891011R