仕様書
BMT-F-AO4 BACnet MS/TP

2024 年 3 月 19 日
株式会社リンスコネクト

データシートデータシート

Page 1/8

P/N
110885130270
EAN 4251394610047

BMT-F-AO4 BACnet MS/TP

仕様

2023/06/22
Version: E
ダイアグラム結線

最終ページに図面があります

製品仕様
4つのアナログ出力を備えたBACnet MS/TPモジュールは、分散化されたスイッチングタスクのために開発されました。例えば、電気的ベントバルブやミキシングバルブ、バルブ位置などの制御変数のエンコーダとして適しています。出力は、BACnetクライアントを介して標準オブジェクトで出力できます。モジュールのアドレスとボーレートは、前面の2つのアドレススイッチで設定します。IEC 60715に準拠したDIN
TH35レールに配電盤キャビネットに分散設置するのに適しています。
• ターミナルブロックの接続仕様はバネクランプ (プッシュイン)

データシートData sheet

Page 2/8

BMT-F-AO4 BACnet MS/TPP/N
110885130270
EAN 4251394610047
2023/06/22
Version: E

Technical Data
認証
Open Energy Management Equipment 34TZ

BACnetはASHRAEの登録商標です。ASHRAEは、製品がASHRAE規格に適合していることを保証、承認、試験するものではありません。掲載製品のASHRAE規格135への準拠は、BACnet
International (BI)の責任となります。BTLはBIの登録商標です。

RS485 インターフェース
プロトコル

アドレスレンジ

Bus インターフェース
通信パラメータ
通信レート

通信レート初期設定
パリティ

ストップビット

BACnet MS/TP00 - F9
バスまたはライン・トポロジーの電位均一化付きRS485 2線バス、1終端抵抗20オーム
min. 9600 Bit/s (Bd) - max. 115200 Bit/s (Bd)
9600 Bit/s (Bd)
None
1

供給電源
定格電圧

24 V AC/DC +/- 10 % (SELV)

消費電力
AC (max.)

50 mADC (max.)

20 mA

相対デューティーサイクル

100 %アナログ出力

4

出力

電圧レン

出力電圧の分解能

連続電流、電圧出力

0 V - 10 V DC
0.3125 mV / digit
5 mA at 10 V DC

データシート

Page 3/8

BMT-F-AO4 BACnet MS/TP

P/N
110885130270
EAN 4251394610047
2023/06/22
Version: E

テクニカルデータ
ハウジング
寸法

寸法mm (W x H x D)

寸法 inch (W x H x D)

重量35 mm x 69.3 mm x 60 mm
1.378 in. x 2.728 in. x 2.362 in.
72 g

取り付け

DINレールl TH35

相互接続

並べて接続されるBACnetモジュールの最大数は15個、または電源への接続1つあたりの最大消費電力は2アンペア（ACまたはDC）に制限されています。同様のモジュールを追加する場
合は、電源に個別に接続する必要があります。

取り付け姿勢結線仕様

インジケータ

制限無し

バネクランプターミナルブロック
LED

ターミナルブロック

緑ー赤

供給とバス

ターミナルブロック
単線 (AWG)

撚り線 (AWG)

4-ポール
max. 1.5 mm² / max. 16 AWG
max. 1 mm² / max. 18 AWG

線径max. 1.4 mm - min. 0.3 mm

単線断面積

0.2 mm² - 2.5 mm² / AWG 24-14

モジュール接続より線断面積フェルールへのワイヤ断面
剥き線(長さmin.)

保護回路

材質

0.25 mm² - 2.5 mm² / AWG 24-12
0.25 mm² - 1.5 mm² / AWG 24-168 mm
DC動作電圧の極性反転保護、電源とバスの交換に対する保護

材質 - ハウジング

ポリアミド 6.6 V0

材質 - ターミナルブロック

ポリアミド 6.6 V0色

材質 - カバーグレイ

ポリカーボネート

データシート
BMT-F-AO4 BACnet MS/TP

Page 4/8

P/N
110885130270
EAN 4251394610047
2023/06/22
Version: E

テクニカルデータ
防塵規格 IEC 60529

防塵カテゴリ - ハウジング (IEC 60529に準拠)

防塵カテゴリ - ターミナルブロック ( IEC 60529に準拠)

IP40
IP20温度仕様
操作時

操作温度 °C-5 °C - 55 °C

Temperature - Operating °F

23 °F - 131 °F

保管時

保管温度 °C-20 °C - 70 °C

Temperature - Storage °F-4 °F - 158 °F

分類
ETIM 7.0EC001096

ETIM 8.0EC001096

ETIM 9.0EC001096

ソフトウエア、アプリケーション仕様書
Software and documentation

WEBからダウンロードしてくださいデータシート

Page 5/8

BMT-F-AO4 BACnet MS/TP

P/N110885130270
EAN 4251394610047
2023/06/22
Version: E

アクセサリー
P/N11036911056170
31135104

内容ターミナルブロック

タイプ 259 パワー

サプライ NG4-F 24 V DC

タイプ 135 RIACON 135_3.5

データシート

Page 6/8

BMT-F-AO4 BACnet MS/TP

アクセサリー

P/N
110885130270
EAN 4251394610047
2023/06/22
Version: E

適用製品

P/N

製品

11088001

BMT-RTR BACnet-Router

1108800170

BMT-F-RTR BACnet-Routerデータシート

BMT-F-AO4 BACnet MS/TP

仕様

寸法図

結線図

Page 7/8

P/N
110885130270
EAN 4251394610047
2023/06/22
Version: E

Data sheet

BMT-F-AO4 BACnet MS/TP

仕様
概要Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Page 8/8

P/N
110885130270
EAN 4251394610047
2023/06/22
Version: E

取扱説明書ソフトウエア説明書

ソフトウエア説明 BACnet MS/TP

V.2.1 | 更新 01/2023

Page 70 of 117

BMT-AO4
BACnetプロトコル実装適合性ステートメント

Date:
製造者：
製品名:
製品番号:
ソフトウエアバージョン:

ファームバージョン：
BACnet プロトコル改訂:

20.01.2020
METZ CONNECT GmbH
BMT-AO4
110 885 13 02

1.0

2.015

製品説明:
BACnet MS/TP アプリケーション

アナログ出力－40 – 10 V.

BACnet 標準デバイスプロファイル (Annex L):
 BACnet アプリケーション専用コントローラ(B-ASC)
BACnet 相互運用性ビルディング・ブロック (Annex K):
データ 共有-読み取りプロパティ-B
データ 共有-書き込みプロパティ -B
データ 共有-COV-B
デバイス管理-ダイナミック・デバイス・バインディング -Bデ
バイス管理-ダイナミック・オブジェクト・バインディング-B
デバイス管理-デバイス通信制御-B
デバイス管理-デバイスBの再初期化
セグメンテーション能力：□ セグメント化されたメッセージを送信できる□ セグメント化されたメッセージを受信できる(DS-RP-B)(DS-WP-B)(DS-COV-B)(DM-DDB-B)(DM-DOB-B)(DM-DCC-B, パスワードなし)(DM-RD-B, パスワードなし))

Window Size
Window Size

標準オブジェクトタイプのサポート
オブジェクト・タイプは、それがデバイス内に存在する可能性がある場合にサポートされる。サポートされる各標準オブジェ
クト・タイプについて、以下のデータを提供すること：

1) この型のオブジェクトが，CreateObject サービスを使用して動的に作成可能かどうか．なし
2) この型のオブジェクトが DeleteObject サービスを使用して動的に削除可能かどうか： なし
3) 対応するオプションプロパティのリスト
4) この規格で特に必要とされない場合、書き込み可能なすべてのプロパティのリスト。
5) 条件付きで書き込み可能なすべてのプロパティのリスト： なし
6) プロプライエタリプロパティのリストと、それぞれのプロパティ識別子、データ型、意味： なし
7) プロパティ範囲の制限のリスト

METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2| 78176 Blumberg | Germany
Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433
Additional documents see www.metz-connect.com

ソフトウエアの説明

V.2.1 | 更新01/2023

BACnet MS/TP

Page 71 of 117

データリンク層のオプション： MS/TP マスター (条項 9)
 MS/TP スレーブ (条項 9)

ボーレート(s): 9600, 19200, 38400, 57600, 76800, 115200

デバイスアドレスのバインディング：
静的デバイスバインディングはサポートされていますか？(これは現在、MS/TPスレーブや他の特定のデバイスとの双方向通信に必要である)。 はい いいえ
ネットワーキング・オプション：
Router, Clause 6 - ARCNET-Ethernet、Ethernet-MS/TPなど、すべてのルーティング構成をリストする。
 アネックス H, BACnet Tunneling Router over IP
ネットワークセキュリティのオプション：
 非セキュア・デバイス - BACnetネットワーク・セキュリティなしで動作可能です。
サポートされる文字セット：
サポートしている文字セット：複数の文字セットをサポートしていることを示すこと
は、それらすべてを同時にサポートできることを意味するものではない。
 ISO 10646 (UTF-8)
 ISO 10646 (UCS-2)

 IBM/Microsoft DBCS
 ISO 10646 (UCS-4)

 ISO 8859-1
 JIS X 0208

オブジェクトに実装されているデフォルトの文字列はUTF-8を使用します。
デフォルトの文字列は、空の文字列を書くことで元に戻すことができます。
本製品が通信ゲートウェイの場合、BACnet 以外の機器/ネットワークのタイプを記述してください。
ゲートウェイがサポートする非BACnet機器/ネットワークの種類を記述すること： はい いいえ_________________________________________________________________________________

コンフィギュレーション・スイッチ
16進数スイッチx10、x1は、ネットワークアドレス（00〜F9）とボーレート（FA〜FF）を定義する。
スイッチ
ボーレート

FA
9600

FB
FC
FD
FE
FF
19200 38400 57600 76800 115200- スイッチx10をEに回す（デバイスは一時的にスレーブとして設定される）- スイッチx1をA〜Fに回し、ボーレートを選択する。
- スイッチx10をFに回し、1秒待つ。
- ボーレートがEEPROMに保存されると、赤と緑のLEDが点滅します。
- スイッチx10を回してネットワークアドレスを選択する- スイッチx1を回してネットワークアドレスを選択
ネットワーク・アドレス 0x00 ... Max_Master（デバイス・オブジェクトを参照）が使用されている場合、 デバイスは MS/TP マスターとして動作する。
ネットワーク・アドレス Max_Master + 1 ... 0xF9 が使用されている場合、デバイスは MS/TP スレーブとして動作します。
METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2| 78176 Blumberg | Germany
Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433
Additional documents see www.metz-connect.com

ソフトウエア説明 BACnet MS/TP

V.2.1 | 更新 01/2023

Page 72 of 117

デバイスオブジェクト
プロパティ

備考 / 値

オブジェクト識別子

デバイス、デフォルトのインスタンス： 421000 + ネットワークアド
レス、デフォルトは4194303を書き込むことで復元できる。

RW-E

オブジェクト名

max. 63 バイト,
初期設定 “BMT-DO4_” + ネットワークアドレス(１６進数)

RW-E

オブジェクトタイプ

プロパティリスト
説明所在地

ベンダー名

ベンダー識別子
モデル名

ファームウエア改訂

ソフトウエアバージョン
プロトコルバージョン
プロトコル改訂

プロトコルサービスサポート
プロトコルオブジェクトサポート
オブジェクトリスト最大APDU長

セグメントサポート
システムステータス
APDU_タイムアウト

RW

デバイス (8)max. 127 バイト
max. 63 バイト

初期設定 “”

初期設定 “”

R

R
RW-E
RW-E

“METZ CONNECT GmbH”

R

421

R

“BMT-F-AO4”

R

“2.0”

R

“1.0”

R

1R

15R

リードプロパティ, ライトプロパティ, サブスクライブコヴ,誰が持っているか, 誰がいるか, リードレンジ, デバイス通信制御, デバイスの再初期化
アナログ出力、アナログ変数

アナログ出力1..4, アナログ変数1

R
R
R

480

R

NO_SEGMENTATION (3)R

OPERATIONAL (0)R

1…65535, 初期設定 6000

RW-E

APDUリトライ回数

1…10, 初期設定3

RW-E

Device_Address_Binding-R

データベース改訂
最大マスター

最大インフォメーションフレーム
アクティブ_COV_サブスクリプション

0…65535, 初期設定00…127, 初期設定127
1…255, 初期設定1

プロパティは、MS/TPマスターとして動作している場合にのみ存在し、Read-Property / Read-Rangeのサービスを提供する、
最大 6サブスクリプション、バイナリ出力1..4
確認済み/未確認、寿命 = 0 ～ 65534 秒 。

R: プロパティ読み込み, W: プロパティ書き込み, -E: EEPROM / Flashへ保存

METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2| 78176 Blumberg | Germany
Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433
Additional documents see www.metz-connect.com

R-E
RW-E
RW-E
Rソフトウエア説明 BACnet MS/TP

アナログ出力V.2.1 | 更新 01/2023

Page 73 of 117

オブジェクト 1…4

Property

Remark / Value

RW

Object_TypeANALOG_OUTPUT (1)R

Object_Identifier

analog-output, instance 1 … 4

R

Object_Name

max. 42 Bytes, default “Output 1” … “Output 4”

RW-E

Property_List

R

Description

max. 84 Bytes, default “”

RW-E

Present_Value

0.0 … 102.4 (0V … 10.24V)

RW

Status_Flags

IN_ALARM:
0
FAULT:
0OVERRIDDEN:
0/1
OUT_OF_SERVICE: 0 / 1

R

Event_StateNORMAL (0)R

Out_Of_Service

FALSE (0) / TRUE (1)

RW

Units

Percent (98)R

Priority_Array [16]

NULL / 0.0 … 102.4 (0V … 10.24V)

R

Relinquish_Default

0.0 … 102.4 (0V … 10.24V)

RW-E

COV_Increment

Minimum change of Present_Value for COV notification,
default 1.0,
property only exists if working as MS/TP master

RW-E

Resolution

0.00625 (0.625 mV)-R: Read Property, W: Write Property, -E: Storage in EEPROM / Flash

アナログ出力の機能表
Out_Of_Service

Priority_Array

Present_Value

Analog Output

OUT_OF_SERVIC
E0

NULL

Relinquish_Default

Relinquish_Default

01Value
NULL
Value

Value
Relinquish_Default
Value

Value
unchanged

1

METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2| 78176 Blumberg | Germany
Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433
Additional documents see www.metz-connect.com

Sソフトウエア説明

BACnet MS/TPV.2.1 | 更新 01/2023

Page 74 of 117

アナログ値 Object 1
Property

Remark / Value

RW

Object_TypeANALOG_VALUE (2)R

Object_Identifier

analog-value, instance 1

R

Object_Name

max. 42 Bytes, default “Watchdog Time”

RW-E

Property_List

R

Description

max. 84 Bytes, default “”

RW-E

Present_Value

Time Constant of Watchdog Timer,
0: Watchdog is inactive, Maximum: 655.34 seconds

RW-E

Status_Flags

IN_ALARM:0
FAULT:0OVERRIDDEN:0
OUT_OF_SERVICE: 0

R

Event_StateNORMAL (0)R

Out_Of_Service

FALSE (0)RUnitsseconds (73)R

R: Read Property, W: Write Property, -E: Storage in EEPROM / Flash
ウォッチドッグ・タイマーは、BACnet通信が永久的に失敗した場合に、すべての出力オブジェ
クトのPresent_ValueをRelinquish_Defaultにリセットします。
APDUを含むBACnetメッセージを受信すると、タイマーが再起動します。
タイマーがタイムアウトすると、すべての出力オブジェクトの優先順位配列は NULL に完全にクリアされます。

METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2| 78176 Blumberg | Germany
Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433
Additional documents see www.metz-connect.com