12,9(0.51 in.)www.telegaertner.com

9,45(0.37 in.)

Fax: +49 7157/125-120
Phone: +49 7157/125-0

23,7 Rasthaken(0.93 in. snap-fid)

40,2

Maßstab/scale
1:1

Alle Rechte vorbehalten / all rights reserved © Telegärtner

K.Gärtner GmbHD-71144 Steinenbronn Lerchenstrasse 35

Germany(1.58 in.)Bestell-Nr.
Order noJ80026A0004

Bezeichnung
Description
STX RJ45 Steckereinsatz AWG22-26 Cat.6 Class EA
STX field plug insert RJ45 AWG22-26 Cat.6 Class EA

Bestell-Nr.
Order noVerpackung
Packing

VPE
PUJ80026A0004

1 pc. in PE bag,one mounting
information

1pc. in PE bag

Änd./
rev.
Index

Änderungs-Nr. /revision code

Datum/
dateName/
nameKartonCarton4018359328818

1UPE
OPU

KartonCarton10 PE bags incarton

260x160x50
[mm]

UPE
OPU

KartonOuter carton--Datum/ date Name/ name Gewicht/
weightWA[g]

Maßstab/scale

2:1(1:1)

26601 04.03.2015 AS
22919 14.06.2011 ASVPE
PU

gez./ drawn 10.01.2008

gepr./ appr. 20.02.2008ba-

BarcodeEAN 13

untol. Maße/dim. without
tolerances
according toHI

ca./approx.

Benennung/ title

STX field plug insert RJ45
AWG22-26 Cat.6 Class E AUnterl./doc. typeD

Ersatz für/replaces

Zeichnungsnr./ drawing no.

J80026A0004

Maße/ dimensions: mm
Original : DIN A4
Blatt/ sheet 1 von/ of 3

www.telegaertner.com
Fax: +49 7157/125-120
Phone: +49 7157/125-0
GermanyD-71144 Steinenbronn Lerchenstrasse 35
K.Gärtner GmbH
Alle Rechte vorbehalten / all rights reserved © Telegärtner

Technische Daten / Technical Data
Steckverbinder-Norm
Mechanische EigenschaftenConnector Standard
Mechanical CharacteristicsIEC 60603-7-5≤ 30N≥ 750

Insertion force
Life (mating cycles)

Steckergehäuse

Zinkdruckguß / zinc diecast

Connector housing

Gehäuseoberfläche

vernickelt / nickel-plated

Housing finish

Adernvorsortierung

PA UL94 V0 grau / grey

Wire presorting

Steckkraft
Lebensdauer (Steckzycklen)

Werkstoffe

MaterialsTräger

PA UL94 V0 schwarz / blackCarrier

Kontakte

Zinnbronze / tin bronze

Contact

Kontaktoberfläche

min. 0,8 µm (30µin) Au über / on 2 µm (80µin) Ni

Contact finish

Schirmblech
Leiterplatte

Neusilber / German silver
FR4 UL94 V0Shield
PCB

Schneidklemmkontakte
Oberfläche Schneidklemmkontakte

Zinnbronze / tin bronze
verzinnt / tin-plated

IDC
IDC finish

Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)

RoHS-konform / RoHS-compliant

Directive 2011/65/EU (RoHS)

Adernanschluss

Wire Connection

Cu-Leiterdurchmesser

massiv / solid 0,40 - 0,64 mm AWG 26/1 - AWG 22/1
Litze / stranded 0,48 - 0,76mm AWG 26/7 - AWG 22/7

Aderndurchmesser
Kabeldurchmesser

0,85 - 1,6 mm ( 0.034 - 0.063 in.)
5,5 - 8,5 mm (0,217-0,335 in)

UmweltanforderungenCu-conductor diameterInsulation diameter
Cable diameter

Environmental Requirements

MechanischMechanical

Schocken
Schwingen sinusförmig (9Hz - 500Hz)

250 ms¯²
50 ms¯²

ShockVibration sinusoidal (9Hz - 500Hz)

Schutz vor Eindringen

Protection against Ingress

Eindringen von Teilchen

IP2X / IP6X *Particulate ingress

Wasser / Untertauchen

IPX0 / IPX7 *Water / Immersion

Klimatisch und chemisch
Umgebungstemperatur

Climatical and Chemical-40°C bis / to +70°C

Ambient temperature

Rascher Temperaturwechsel-40°C bis / to +70°C / 25 cycles t=30min

Rapid change of temperatureFeuchte Wärme+25°C / +65°C / 93% RH // -10°C / 21 cycles+25°C / 73% RH /4 days
H2S / SO2Climatic damp heat

Strömendes Mischgas

Elektrische Eigenschaften
KontaktwiderstandIsolationswiderstandFlowing mixed gas

Electrical Characteristics≤ 20 mΩ≥ 500 MΩContact resistance
Insulation resistanceSpannungsfestigkeit

Voltage Proof

Kontakt-Kontakt
Kontakt-Schirm
Strombelastbarkeit bei 50°C

≥ 1000 V, DC≥ 1500 V, DC
1A
Geeignet für Power over Ethernet
Adequate for Power over Ethernet

PoE gemäß IEEE 802.3af

Contact-Contact
Contact-ShieldCurrent carrying capacity at 50°C
PoE according to IEEE802.3af®

* Die technischen Angaben gelten für das Zusammenwirken von Produkten mit STEADYTEC -Technologie und den dort gezeigten IP67
Stecker- und Flanschpaarungen.
®
* Technical data apply to products with STEADYTEC Technology and the appropriate combinations of IP67 plugs and flange sockets.

Änd./
rev.
Index

Änderungs-Nr. /revision code

Datum/
dateName/
nameDatum/ date Name/ name Gewicht/
weightWA[g]gez./ drawn 10.01.2008

gepr./ appr. 20.02.2008

Maßstab/scale

2:1(1:1)

ba26601 04.03.2015 AS22919 14.06.2011 AS

untol. Maße/dim. without
tolerances
according toHIca./approx.

Benennung/ title

STX field plug insert RJ45
AWG22-26 Cat.6 Class EA

Unterl./doc. typeD

Ersatz für/replaces

Zeichnungsnr./ drawing no.

J80026A0004

Maße/ dimensions: mm
Original : DIN A4
Blatt/ sheet 2 von/ of 3

www.telegaertner.com
Fax: +49 7157/125-120

Transmission Performance **Geeignet für 10 Gigabit Ethernet
Adequate for 10 Gigabit Ethernet

10 Gigabit Ethernet gemäß IEEE 802.3an

ISO/IEC 11801; DIN EN 50173-1

Klasse EA (Cnannel)
Kategorie 6

ANSI/TIA/EIA-568-C.2

Normen10 Gigabit Ethernet acc. to IEEE 802.3an
Class EA (Channel)
Category 6Standards

IP-Schutzarten

IEC 60529
ANSI/TIA/EIA-568-C.2
ISO/IEC 11801
EN 50173-1
ISO/IEC 24702
DIN EN 61918

Anwendungsneutrale
Kommunikationskabelanlagen

Zulassung

Degrees of protection provided byenclosures (IP code)

Generic cabling systems

Approval

GHMT
Typmusterprüfung

Certificate No. P1756c-07
3-Connector Permanent Link (70m)bis /up to 250MHz (Cat.6)

GHMT
Type Approval

GHMT
Typmusterprüfung

Certificate No. P1755c-07
4-Connector Channel (90m)bis / up to 500MHz (Cat.6A)

GHMT
Type Approval** Für alle aufgeführten Standards gelten die aktuellen und publizierten Ausgabestände zum Zeitpunkt 04.03.2015.
** The editions of the aforementioned standards by the time of 04.03.2015 are valid.

Alle Rechte vorbehalten / all rights reserved © Telegärtner

K.Gärtner GmbHD-71144 Steinenbronn Lerchenstrasse 35

Germany

Phone: +49 7157/125-0Übertragungstechnische
Eigenschaften **Änd./rev.
IndexÄnderungs-Nr. /revision code

Datum/
dateName/
nameDatum/ date Name/ name Gewicht/
weightWA[g]gez./ drawn 10.01.2008

gepr./ appr. 20.02.2008

Maßstab/scale

2:1

(1:1)

ba26601 04.03.2015 AS22919 14.06.2011 AS

untol. Maße/dim. without
tolerances
according toHI

ca./approx.

Benennung/ title

STX field plug insert RJ45
AWG22-26 Cat.6 Class EA

Unterl./doc. typeD

Ersatz für/replaces

Zeichnungsnr./ drawing no.

J80026A0004

Maße/ dimensions: mm
Original : DIN A4Blatt/ sheet 3 von/ of 3