BACnet MS/TP コンポーネント
ビル、設備、システムのオートメーション用BACnet MS/TP –I/O コンポーネント
建物、設備、システムのオートメーション化
大規模なビルだけでなく小規模なビルにおいても、インフラを安全かつ低コストで運用するためには、システム制御、空調、換気、照明といった最も重要な運転機能を自動で制御する必要があります。しかし、これによってビル設備の機能に対する要求も高くなり、通常、従来の技術では多額の費用をかけなければ対応できません。このため、ビルオートメーションでは、センサーとアクチュエーター、スイッチ、および上位の制御システム間の情報伝達を実行するシリアル・バス・システムの採用が増加しています。

バス・システム、特にBACnet MS/TPには、さまざまな利点があります︓
建物機能の計画と設置が容易機能を自由に割り当てることができるため、いつでも必要に応じて再設定や再調整が可能で、建物の仕様に高い柔軟性があります。

分散型アプリケーション、コンパクトなI/Oコンポーネント

DINレール用のコンパクトな設計（標準前面寸法45mm）とIP65ハウジングの豊富なタイプにより、分散型アプリケーションでの使用に非常に適しています。これにより、スイッチキャビネットに集中設置する場合と比較して、制御のための配線工数が大幅に削減されます。さらに、特定のアプリケーションに適応できるバリエーションが効率UPにつながります。

必要最小限の配線とI/Oコンポーネントの直列接続

ジャンパープラグによる電源とバス接続は、I/Oコンポーネントのトップサイドまたはフロントサイドで確立され、接続されます。ジャンパプラグを使用することで、最大15個のモジュールを簡単かつ迅速に接続し、一列に並べることができます。終端には端子台があり、ケーブルを接続することができます。

なぜ BACnet?

BACnet（Building Automation Control Network）は中立的な通信規格であり、短期間でビルディング・オートメーションの世界標準へと発展しました。BACnetは、効率的なビルの設備と制御において重要な役割を担っており、ビル制御システム、オートメーション・ワークステーション、センサー、アクチュエーターター間の統合機能通信を確立します。そのため、ビルオートメーションの最新かつ最も効率的な技術への接続が保証されます。当社のモジュール
は、RS485データ伝送インターフェースをベースとしたB-ASC-Profileモジュール（Application Specific Controller）により、マスタ/スレーブおよびトークンパッシング（MS/TP）フィールドバス通信をサポートしています。

RS485 インターフェース
RS485インターフェースは、現場での長距離高速データ伝送、つまりセンサー（入力モジュールなど）やアクチュエーター（出力モジュールなど）への直接データ伝送のために開発されました。そのため、いわゆるツイストペアケーブルやフィールドバスケーブルにより、ケーブル長は最大1.2 km、データ転送速度は最大500,000 Bit/sです。このインターフェー
スは、上述の通信プロトコルBACnet-MS/TPとの接続で、より多く使用されています。

2

BACnet MS/TP I/O フィールド バス モジュール

BMT-DI4
BMT-F-DI4
1108841319
110884131970

BMT-DI10
BMT-F-DI10
1108811319
110881131970

BMT-SI4
BMT-F-SI4
11088913
1108891370

BMT-AI8
BMT-F-AI8

BMT-CI4
BMT-F-CI411088213
1108821370

1108901332
110890133270

4 デジタル入力

10 デジタル入力

4 S0-入力8 温度、電圧入力

4 電流入力0-20 mA,
4 電圧入力 0-10 V

BMT-DO4
BMT-F-DO4

BMT-TO4
BMT-F-TO4

BMT-AOP4
BMT-F-AOP4

BMT-AO4
BMT-F-AO4

BMT-DIO4/2
BMT-F-DIO4/2

1108861321
110886132170

11088013
1108801370

1108871302
110887130270

4 リレー出力マニュアル制御レベル

4 トライアック出力
マニュアル制御レベル

4 電圧出力 0-10 V,
マニュアル制御レベル

4 電圧出力0-10 V

4 デジタル入力, 2 rリレー出力,
チェンジオーバー接点
マニュアル制御レベル

BMT-TP
BMT-F-TP

BMT-Multi I/O

BMT-DIO4/2-IP65
BACnet MS/TP

BMT-DIO4/2-IP65
BACnet MS/TP 230 V

BMT-DI4-IP65
BACnet MS/TPP/N 11089313

P/N 108831326IP

P/N 1108830526IP

P/N 1108841319IP

4 デジタル入力
2 リレー出力
チェンジオーバー接点
マニュアル制御レベル

4 デジタル入力
2 リレー出力
チェンジオーバー接点
マニュアル制御レベル

4 デジタル入力

防水防水

防水11088813
1108881370

6 デジタル入力
2 ダブルステージ
リレー出力
マニュアル制御レベル

4 デジタル出力 (Photo MOS)
4 デジタル出力 (リレー)
11 デジタル入力
6 ユニバーサル入力(温度、電圧）1 アナログ入力(電流)2 アナログ出力(電圧)1 S0 入力

1108851302
110885130270

MB-DIO 2/1-IP65 | 24 V

MB-DIO 4/2-IP65 | 24 V

MB-DIO 2/1-IP65 | 230 V

MB-DIO 4/2-IP65 | 230 V

P/N 1108111326IP

P/N 1108121326IP

P/N 1108110526IP

P/N 1108120526IP

2 デジタル入力,
1 リレー出力チェンジオーバー接点
マニュアル制御レベル

4 デジタル入力,2 リレー出力,チェンジオーバー接点
マニュアル制御レベル

2 デジタル入力,1 リレー出力,チェンジオーバー接点
マニュアル制御レベル

4 デジタル入力,2 リレー出力,チェンジオーバー接点
マニュアル制御レベル

防水

防水

防水

防水

1108831326
110883132670

BMT-RTR BACnet ルーター
BMT-F-RTR BAnetルーター
11088001
1108800170
32デバイスへアクセス
BACnet I/P - BACnet MS/TP

3

モジュールBMT-DI10

BMT-SI4

BMT-AI8

4入力 - デジタルl10入力 - デジタル

4 S0 入力

8入力 – アナログ
汎用プログラム可能1108841319/1108841319IP

1108811319

11088913

11088213

ベントバルブの電気式エンド
ポジションスイッチやパワーコンタクタの補助接点など、無電位スイッチの状態を検出します。

換気ダンパーの電気的終端位置スイッチや電力コンタクタの補助接点など、無電位スイッチの状態を検出します。
ジャンパーの設定により、入力は接点および電圧入力（JGNDジャンパー）またはGNDへの起動（A2、J - +24ジャンパー）として動作します。

0カウンターパルスのカウントに適しています。これにより、エネルギー制御システムへのモジュールの統合が非常に容易になります。停電の場合、最後のカウンタ読み取り値が保存されます。入力は、BACnetクライ
アントを介して標準オブジェク
トでスキャンできます。
BACnetクライアント。
モジュールのアドレスとボーレートは、前面の2つのアドレススイッチで設定します。
シリアル・サブディストリ
ビューターへの分散設置に適しています。

パッシブおよびアクティブ温度センサー、電気ベントおよびミキシングバルブ、バルブ位置などの抵抗と電圧を検出する。以下の特性温度曲線が本装置に含まれています︓
PT100, PT500, PT1000,
NI1000-TC5000, NI1000TC6180, BAL-CO500,
KTY81_110, KTY81_210,
NTC1k8-T, NTC5k-T,
NTC10k-T, NTC20k-T,
LM235Z(-50 °C ～ 130 °C)。

4 無電位接点入力
入力電圧 30 V AC/DC
閾値 > 7 V AC/DC

10 接点又は電圧入力
電 圧入力30 V AC/DC
高信号検出 > 7 V AC/DC

4 S0 入力
DIN EN 62053-31 class A

寸法

BMT-DI4: 35 x 70 x 65 mm
BMT-DI4-IP: 159 x 41.5 x 120 mm

C1C11234567891024 V

BUS B+BUS A-+24 V

A1 = C1 = 24VJ

A1/ +24V
A2/ GND
BUS B+BUS A-GND

BMT-DI10: 35 x 70 x 65 mm

S01+

24V

24V AC / 170mA
24V DC / 65mA
GND, Class 2

S01S02+
S02S03+
S03S04+S04-

BMT-SI4: 35 x 70 x 65 mm

A1/+24 V
A2 /GND
BUS B+BUS ASS

D24 V
BACnet MS/TP
on RS-485
Outputs:
Voltage 15 V DC
or 24 V AC/DC
Inputs:Voltage: 0-10 V
Resistance:
40 Ohm - 4 MOhm

RISC - CPU

33+
L+4+4L-A2 /GND

選択可能な特性温度カーブ
分解能 14 Bit
入力電圧0 – 10 V DC
分解能 10 mV (0.0 – 100 %)Use Copper Conductors Only

結線図

BACnet MS/TP
RS-485

BUS A-

RISC - CPU

BUS B+

A1/+24 V

RISC - CPU

24 V

BACnet MS/TP
on RS-485

A2/GND11+
L+2+2L-

max. 30 V

A1/+24 V

max. 30 V

入力RISC - CPU

内容BACnet MS/TP
RS-485

P/N

BMT-DI4/BMT-DI4-IP

A

8C27C26C25C24C23C22C21C2A2 = C2 = GND

BMT-AI8: 50 x 70 x 65 mm

BACnetはASHRAEの登録商標です。ASHRAEは、製品がASHRAE規格に準拠していることを保証、承認、試験するものではありません。掲載製品のASHRAE規格135への準拠は、BACnet Internationalの責任となります。BTLはBACnet Internationalの登録商標です。

4

モジュールBMT-CI4

BMT-TO4

BMT-AOP4/BMT-AO4

4 出力– デジタル (リレー)

4 出力 – デジタル (トライアック)

4 出力 – アナログ (0 – 10 V)

1108901332

1108861321

11088013

1108871302/1108851302

アクティブ温度センサー、電気ベントバルブ、ミキシングバルブ、バルブ位置などの電流や電圧の検出に適しています。各入力は、前面のディップスイッチで電流入力または電圧入力に設定できます。

モーター、コンタクター、ランプ、ブラインドなどの電気部品のスイッチング用。誘導負荷が強い場合は、RC素子でリレー接点を追加保護することをお勧めします。

リレー、コンタクター、HVAC
バルブなどの電気部品のスイッチング,特にノイズレスで周期的なスイッチングに適しています。(PWM）

電気ベントバルブや混合バルブ、バルブ位置などの制御変数用のエンコーダとして使用できます。BMT-AOP4は、前面のポテンショメータで自動モードと手動モードを切り替えることができます。手動操
作のないBMT-AO4(ポテンショメーター）は、不正な切り替えを防止するために使用できます。

内容4 アナログ入力
0 V-10 V DC, 分解能 1 mV
0 (4) - 20 mA DC, 分解能 2 µA

出力

電気的想定寿命 9 x 104
械的想定寿命 15 x 106

BUS A-結線図No function

U22I3
U33I4

0..20 mA
4..20 mA

寸法

U11I2

BACnet MS/TP
on RS-485
Voltage 0-10 V

I1A

BMT-CI4: 35 x 70 x 65 mm

U44-A1/+24 V
A2/GND

12 N.C.
14 N.O.
11 C

24 V

BUS B+BUS A-

RISC - CPU

BUS B+D

24 V

RISC - CPU

A2/ GND

BACnet MS/TP
RS-485

A1/ +24 V

機

22 N.C.
24 N.O.
21 C
32 N.C.
34 N.O.
31 C
42 N.C.
44 N.O.
41 C

BMT-DO4: 35 x 70 x 65 mm

4 デジタルトライアック ス
イッチ電圧 24 – 250 V AC
定格電流 0.5 A/トライアック
スイッチ電流 < 30 s 0.8 A
ヒューズ (triacs) 2 A
全接点での総電流 max. 2.4 A

A1/+24 V
A2/GND
BUS B+BUS A-24 V
RISC - CPU

4 チェンジオーバー接点スイッチ
電圧 max. 250 V AC
定格電流5 A
全接点での総電流12 A

BACnet MS/TPRS-485

入力13A1/+24 V

1423

A2 /GND

2433
344344BMT-TO4: 35 x 70 x 65 mm

出力電圧 0 – 10 V DC
出力電流 5 mA at 10 V DC
分解能10 mV/Digit

BUS B+BUS A-D

24 V
BACnetMS/TP
on RS-485
Output:Voltage
0-10V

1C22RISC - CPU

P/N

BMT-DO4C23C2A

A2 = C2 = GND

BMT-AOP4: 35 x 70 x 65 mm
BMT-AO4: 35 x 70 x 65 mm

54C2

BMT-Multi-I/O

BMT-DIO4/2/BMT-DIO4/2-IP

11 入力 – デジタル, 7 入力 – アナログ
8 出力 – デジタル, 2 出力 – アナログ
1 S0 入力

4 入力– デジタル
2 出力– デジタル(リレー)11089313

BACnetモジュールBMT-Multi I/0は、BACnet
MS/TPプロトコルを介してビルディング・オートメーションの制御ユニットにアクターとセンサー・レベルのデジタルおよびアナログ信号を直接接続するためのコンパクトで迅速なインストール・ソリューションです。29のI/O（一部は設定可能）は、異なるタスクのために利用可能です。入出力は、BACnetクライアントを介して標準オブジェクトで制御およびスキャンすることができます。モジュール・アドレスとビット・レートは、前面の2つのロータリー・スイッチまたはソフトウェアで設定します。リレーK1～K4には手動制御が装備されており、手動による介入が可能です。この場合、適切な負荷依存対策によりリレー接点を保護する必要があります。IEC 60715に準拠したDIN TH35
レールに配電盤キャビネットに分散設置するのに適しています。

BMT-DIO4/2-IP 230 V

1108831326/1108831326IP

1108830526IP

室内で照明スイッチやルームコンタクトを収容し、2つの照明ストリップを切り替えたり、ブラインドコントロールとして使用するのに適しています。2つの電動防火ダンパーの制御も可能です。

IP65ハウジングのBACnet MS/TPモジュールは、4つのデジタル入力と2つのリレー出力を備え、マニュアル制御が可能です。
例えば、部屋の照明スイッチや窓接点、2つの照明ストリップの切りかえルーバーの制御などに適しています。また、2つの電動防火ダンパーの制御にも使用できます。
この場合、適切な負荷依存対策によりリレー接点を保護する必要があります。入力は接点入力または電圧入力として使用できます。
入力と出力は、BACnetクライアントを介して標準オブジェクトによって切り替えとスキャンが可能です。
モジュールアドレスとビットレートは、2つのロータリースイッチで設定します。

BUS A24 VGNDB+A-RISC - CPU

1 x Analoge Eingang
1 x analog input
0 ... 20 mA

6 x Analoge Eingänge:konfigurierbar
6 x analog inputs:
configurable
0 ... 10 V oder/or
40 Ohm ... 4 MOhm

11 x Digitale Eingänge
11 x digital inputs

2 x Analoge Ausgänge
2 x analog outputs
0 ... 10 V DC / 5 mA

BUS B+
BACnet MS/TP
RS-4854 x Relais Ausgänge
4 x relay outputs
230 V / 6 A

RISC - CPU

1 x S0-Stromschnittstelle
1 x S0 current interface≤ 30 Hz4 x Digitale Ausgänge
4 x digital outputs24 V / 100 mA
AC / DC - Versorgung
AC / DC power supply
BUS

D

12 N.C.
14 N.O.
11 C
22 N.C.
24 N.O.
21 C

24 V

1C12C13C14C1GND

DA

BMT-Multi-I/O: 125 x 93 x 65 mm

6I+

E6

E5

E4

E3

E2

E1S0+
S0-

11-11+

1-1++24 V
A1 = C1 = 24 V

J

BMT-DIO4/2: 50 x 70 x 65 mm
BMT-DIO4/2-IP: 159 x 41.5 x 120 mm

LN

24 N.O.
22 N.C.
14 N.O.
12 N.C.
11 C

230 V

BUS B+BUS A-

RISC - CPU

A2/GNDA
24 V
GNDB+A-

A1/+24 V

想定Modbus RTU
RS-485

O1+O1O2+O2

121411222421323431424441

D42 デジタル入力
2 チェンジオーバー接点
スイッチ電圧max 250 V AC
定格電流 8 A for relays (65 A for 20 ms)

D32 チェンジオーバー接点
スイッチ電圧 250 V AC
スイッチオンピーク: 80 A/20 ms
連続電流リレーBMT-DIO4/2: 16 A
BMT-DIO4/2-IP: 10 A
総接点の合計電流 BMT-DIO4/2: 25 A
BMT-DIO4/2-IP: 20 A
寿命 機械的: 30 x 106 電気的: 1 x 105

D2

4 x リレー チェンジオーバー(SPDT)
スイッチ電圧 250 V AC
定格電流6 A
手動操作ボタン4 フォトMOS
スイッチ電圧 24 V AC/DC 100 mA
2 x アナログ0 to 10 V DCC2D14 デジタル電圧入力 30 V AC/
DC 高信号検出> 7 V AC/DC

GND

4 デジタル伝圧入力 30 V AC/DC
高信号検出> 7 V AC/DC24 V

11 x デジタル オプトカプラ ガルバニック
1 x S0 入力
6 x アナログユニバーサル入力 40 Ohm ～ 4MOhm, - 0 ～ 10 V DC
1 x アナログ0 ～ 20 mA

1C22C2
3C24C2

BMT-DIO4/2-IP 230V: 159 x 41,5 x 120 mm

NG4 (gray)

BACnet IP / BACnet MS/TP Router

11088813

110561-01

11080001

アンブラインドモーター、マルチレベルポンプ、ファン、バーナーなどのスイッチングに適しています。誘導負荷が強い場合は、RC素子でリレー接点を保護することをお勧めします。入力と出力は、BACnetクライアントを介して標準オブジェクトによって切り替えとスサャンが可能です。入力端子1～6は、2極のC2端子で無電位スイッチまたは接点に配線されます。モジュールには、出力の手動制御機能があります。モジュール・アドレスとボーキートは、前面の2つのアドレス・スイッチで設定します。

電源NG4は、C|Logline製品群の各機器に電力を供給するための安定化直流電圧を供給します。本装置は直流安定化電圧
24 Vを16 Wの電力で供給します。

BACnet IP/BACnet MS/TPルーターは以下を提供します。BACnet/IP、BACnet
Ethernet、BACnet MS/TPなどのBACnet
ネットワーク間をスタンドアロンでルーティングするため、システム・インテグレーターは1つのBACnetインターネット・ワーク内でBACnetネットワーク・テクノロジーを混在させることができます。10/100Mbpsイー
サネット・ポート1つとMS/TPポートは、それぞれのBACnetネットワークへの通信インターフェースとして使用されます。統合されたウェブサーバーにより、コンフィギュレーション、ステータス監視、トラブルシューティングが可能です。

BMT-TP
6 入力 デジタル
2 出力- デジタル(リレー)

6 デジタル 電圧入力 30 V AC/DC 高信号検出 > 7 V AC/DC

出力接点 2x NO contact (半導体),２ｘ２ステージ (リレー)
半導体リレー
スイッチ電圧2x 40 V AC/DC
ブレーク電流max. 500 mA 定格電流 100mAリレー
スイッチ電流 2x 250 V AC
定格電流6 A (リレー)A2 = C2 = GND

1114243134
44

RISC - CPU

BUS A -

24V

BACnet MS/TP
on RS-485

A1/ +24V
A2/ GND
BUS B +S1
S1S2Inputs
1 ...

BMT-TP: 50 x 70 x 65 mm

S2110 – 240 V AC, 50/60 Hz
内部ヒューズ T 1.0 A/250 V
ハンダヒューズ 出力 16 W
出力電圧+24 V DC
操作電圧ディスプレイ 緑
LED出力電流(max.) 700 mA

納品時の精度 ±5 %
主電源障害バックアップ 40 ms

40V/100mA 250V AC / 5A

想定寿命 機械的30 x 106 電気的 l 9 x 104
許容スイッチング周波数 6 / min.

公称電圧6 C2NG4 (gray): 50 x 70 x 65 mm

BACnet IP / BACnet MS/TPRouter: 26 x 138 x 70 mm

BACnetはASHRAEの登録商標です。ASHRAEは、製品がASHRAE規格に準拠していることを保証、承認、試験するものではありません。掲載製品のASHRAE規格135への準拠は、BACnet Internationalの責任となります。BTLはBACnet Internationalの登録商標です。

7

BACnet ルーター

システム概要METZ CONNECT BACnetルータ
BMT-RTRを使用すると、BACnet
MS/TPデバイスをBACnet/IPネットワークに接続できます。BMT-RTR
は、BACnet/IP、BACnet
Ethernet、およびBACnet MS /TPネットワーク間のルーティングを可能にするコンパクトなマルチネット
ワークルーターです。32個のBACnet MS /TPデ バイスをルーター上で実行できるため、BACnet /IPとBACnet MS /TPネットワーク間でBACnetオブジェクトを無制限に転送できます。
BMT-RTRルーターは、BACnet /IPからBACnet MS/TP、またはBACnetEthernet（ISO 8802-3）からBACnet MS /TPへのルーターとして実行できます。
統合されたウェブサーバーを使用して、BACnetルーターはIPネットワー
ク上で到達することができます。デバイスのコンフィギュレーションと2つのインターフェース（Ethernet /RS485）のパラメータ設定は、ユー
ザーフレンドリーなウェブインター
フェースまたはソフトウェアツール"MC-Search Utility "を使用して実行されます︓
www.metz-connect.com
ルーターはまた、トラブルシュー
ティングと送信データの解析のためのロギングツールを備えています。

PC

PC

PC

イーサネットBACnet/IP

BACnet MS/TP

BACnet MS/TPデバイス

防火ダンパ

バルブ

温度機能

データロギングと分析
BACnet/IP、BACnet EthernetおよびBACnetMS/TPネットワーク間のルーティング

高速接続
METZ CONNECT BACnet MS/TPデバイス
を実績のあるストラッピングプラグ技術
ウェブインターフェースを介した直感的でソフトウェアに依存しないコンフィグレーション。
METZ CONNECT BACnet MS/TP I/Oモジュールの容易なコンフィグレーション。

RS485
TCP
Power
Supply統合ウェブサーバー

8

ガルバニック3ウェイ絶縁（RS485-イーサネット供給）

BACnet IP クライアント

PLC

PLC

BACnet MS/TPデバイス

仕様

P/N

11088001

1108800170

タイプ

BMT-RTR

BMT-F-RTR

ルーティング

BACnet/IP ー

BACnet MS/TP

Other network components can be found on our website www.metz-connect.com

9ウェブ・インターフェースによる簡単な設定
直感的なメニューナビゲーションと操作性
シンプルデザイン⇒スマートフォン、タブレット、ノートPCから簡単操作

IPおよびRS485通信のロギングと分析

RS-485バス上のMETZ CONNECT BACnet MS/TPデバイスの簡単なデバイス検索

使用例

BACnet IPルーターでは、2つのBACnet MS/TPネットワーク間（マスター-マスター、マスター-スレーブ）の通信をIPネットワーク経由で確立できます。

PLC

BMT ルーター

PLC

BACnet /IP ネットワーク

BMT ルーター

BACnet MS/TPライン1

メリット
1回線あたり32台のBACnet MS/TP機器を接続可能
BACnet / IPネットワークにBACnet MS/TP機器をシンプルに統合
ビル内のあらゆる場所でイーサネットを利用可能
ケーブル長の制限なし
オートメーション機器とフィールド機器間の信頼性の高い高速通信技術やメーカーに依存しない10

アプリケーションマトリックス
I/Oコンポーネントの使用例
アプリケーション

適合装置
ヒートレジスターを作動させる

機能
リレー、デジタル出力

推奨デバイス
BMT-DO4

室温測定

アナログ入力BMT-AI8

ポンプの作動ルレー、デジタル出力

BMT-DO4

ミキサーモータの作動

アナログ出力BMT-AOP4, BMT-AO4

モータバルブの作動

トライアック、アナログ出力

BMT-TO4, BMT-AOP4

ファンコイルの作動

リレー、デジタル、トライアック出力

BMT-DO4, BMT-TO4

ヒータ

エアコンディショナー

空調

モータバルブの作動

トライアック、アナログ出力

BMT-TO4, BMT-AOP4

温度情報

アナログ入力BMT-AI8

ウインドウフラップ作動

リレー、デジタル出力

BMT-DO4

風速データ

アナログ入力BMT-AI8

雨センサー

デジタル、アナログ入力

BMT-AI8, BMT-DI10

ファンモーター作動

リレー、デジタル出力

BMT-DO4

空調バルブの位置確認

デジタル、アナログ出力

BMT-AI8, BMT-DI10

空調バルブ作動

リレー、デジタル、アナログ出力

BMT-DO4, BMT-AOP4

送風量の測定アナログ入力BMT-AI8

圧力モニタで空圧測定

CO2 測定有毒ガスモニタ

アナログ入力BMT-AI8

アナログ入力BMT-AI8

アナログ入力BMT-AI8

11

アプリケーション

照明
ブラインド装置機能

照明スイッチ

リレー、デジタル出力

BMT-DO4, BMT-DIO4/2

スイッチの状態を収集する

デジタル入力BMT-DI10

リレー出力

BMT-TP

輝度測定

アナログ入力BMT-AI8

風速測定

アナログ入力BMT-AI8

リレー出力BMT-TP

防火ダンパモーター作動

リレー、デジタル出力

BMT-DO4, BMT-DIO4/2

防火ダンパーの終端位置を検出する

デジタル入力BMT-DI10, BMT-DIO4/2

スプリンクラー作動

リレー、デジタル出力

BMT-DO4

排煙フラップ作動

リレー、デジタル出力

BMT-DO4

ダイレクトフラップ位置

デジタル、アナログ出力

BMT-DI10, BMT-AI8

排煙ファン作動

リレー、デジタル出力

BMT-DO4

エレベーターの遮光壁を取り除く

デジタル入力BMT-DI10, BMT-DI4

人数確認

デジタル入力, 連続入力

BMT-SI4, BMT-DI10

動作検出

デジタル入力BMT-DI10, BMT-DI4

モニターウインドウへの接触

デジタル入力BMT-DI10, BMT-DI4

デジタル入力BMT-DI10, BMT-DI4

デジタル入力BMT-DI10, BMT-DI4

上下の動き
サンブラインド（3点駆動）

カーテンの開閉

火災警報システム

２レベル

２レベル

推奨デバイス

排煙

盗難

アクセス制御振動センサーのデータ収集

赤外線センサーのデータ収集

12

機能

推奨デバイス

デジタル入力BMT-DI10, BMT-DI4

リレー、デジタル出力

BMT-DO4

デジタル入力、連続入力

BMT-SI4

Load throw-off

リレー、デジタル出力

BMT-DO4

動作センサ

デジタル入力BMT-DI10

温度情報

アナログ入力BMT-AI8

エネルギー消費量をコストセンターに割り当てる

連続入力

BMT-SI4

アプリケーション

盗難

適合装置
レーダーセンサデータ収集

アクセス制御アラームセンサ

メータ読み取り (水道、ガス、電流）

エネルギ 管理

デジタル入力ルーム

オートメーション

ヒータ,エアーコンディショナー,
空調,排煙制御, 火災検知, セキュリティ アクセス
制御,エネルギ管理 , l照明、ブラインド

SO入力
アナログ入力リレー、フォトMOS,デジタル出力

BMT-Multi I/O, BMT-DI10,BMT-DI4, BMT-SI4, BMT-DO4,BMT-AI8, BMT-AOP4,
BMT-AO4, BMT-CI4, BMT-TP,BMT-DIO4/2

アナログ出力13

"EWIO2"
PLC + ルーター ＋ データロガー
ご使用のメリット
レベルコンバータ内蔵M-BUSインターフェース

簡単なクイック配線
ジャンパプラグ
拡張/機能モジュール

80Mバス負荷用レベルコンバータ

手動操作と表示用のボタンとLED操作と表示

RTU

M-Busメーター読み出し(読み出し間隔を設定可能）
1 x Modbus RTUインターフェース
32スレーブ通信

24のデジタルおよびアナログ入出力
入出力

ARM-Cortex-A7搭載コントローラー

コンパクト設計
電気設備用分配器
前面高さ45mm

デュアルコアプロセッサ1Ghz、512MB
RAM、4GBフラッシュ

最小限のスペーススイッチキャビネットのスペースが最小限 幅
125 mm (7TE)

2ポートイーサネットスイッチ
デイジーチェーン機能
簡単なプログラミングと取り付けとメンテナンスが簡単
ハードウェア管理、終端ユニットから取り外し可能な電子機器、データ損失なし

アプリケーションの視覚化
ドラッグ＆ドロップ

WLANネットワークへのコンフィギュレーショ
ンと接続のためのWLANインターフェース（動作モード︓インフラストラクチャーとアドホック）

Node-RED

採用のメリット

ウェブベースのグラフィック・プログラミング・インターフェース
ドラッグ＆ドロップによるデータフロー指向プログラミング
ダッシュボードの簡単な作成
インターフェースとI/O用のプレハブ・ノード

14Node-REDコミュニティで自由に利用できるアプリケーション（フロー）は無数にある
オープンソース、www.nodered.org
ノードを使用したNode-REDアクセス EWIO2 I/OとEWIO2で設定されたーター・データへのアクセス

4

METZ CONNECT – Compact controller and data logger

分析

ユーザー
イーサネットModbus

ネッワーク

TCP

Node-RED
直感プログラム

METER 1

BACnet/IP

TCP/IP

WLAN

WEBインターフェース

FTPS
E-mail(SSL)

METER 2CSVMETER 3

Database

Modbus TCP, BACnet/IP,
M-BUS

Modbus RTU
S0 pulse inputs

SO/M 変換

T/M 変換PT1000,...
PT100,...

熱量

温度

温度

PT1000,...
Ni100,...

温度

温度

水量

電流

油量

ガス

製品概要

タイプ

EWIO2-M

EWIO2-M-BM

EWIO2-MW

P/N110930

110935110931

Data loggerxxxxxxM-Busxxx

Modbus-x-BACnet-x-

WLAN--x

イーサネット-I/O

15

METZ CONNECT GmbH is member of the following
organizations and associations.

METZ CONNECT USA Inc.
200 Tornillo Way
Tinton Falls, NJ 07712
USA
Phone + 1-732-389-1300
Fax+ 1-732-389-9066
METZ CONNECT France SAS
28, Rue Schweighaeuser
67000 Strasbourg
FrancePhone + 33 38 86 170 73
Fax+ 33 38 86 194 73
METZ CONNECT Austria GmbH
c/o German chamber of commercein Austria
Schwarzenbergplatz 5, Top 3/11030 Vienna
Austria
Phone + 43 1 227 12 64
Fax+ 43 1 227 12 66
METZ CONNECT Zhongshan Ltd.

METZ CONNECT GmbHIm Tal 278176 Blumberg
Germany
Phone +49 7702 533-0
Fax+49 7702 533-189
info@metz-connect.com
www.metz-connect.com

Ping Chang Road
Ping Pu Industrial Park
Sanxiang Town
Zhongshan City, 528 463
Guangdong Province
China
Phone + 86 760 86365 055
Fax+ 86 760 86365 050
METZ CONNECT Asia Pacific Ltd.
Suite 1803, 18/F
Chinachem Hollywood Centre,
1 Hollywood Road, Central
Hong Kong
Phone + 852 26 027 300
Fax+ 852 27 257 522

輸入総代理店
株式会社リンスコネクト
東京都江戸川区船堀五丁目3番２－309号TEL
03-3877-3125
E-mail hiroyamashita@rinsconnect.co.jp
2024/04/1000