登 米 市

令和６年度

水道水質検査計画

登 米 市 上 下 水 道 部

・・水質検査計画の内容・・

１ 基本方針2２ 水道事業の概要

2３ 原水並びに水道水の水質状況

3４ 水質検査を行う場所(採水場所)

4５ 水質検査項目と検査回数4

６ 水質検査方法

9７ 臨時の水質検査

9８ 水質検査計画と結果の公表

10

９ 水質検査の精度と信頼性確保

10

10 水質異常時の対応

10

水質検査計画に関するお問い合わせ先

10

登米市上下水道部では、市民の皆さまに安全で良質な水道水をお届けするために令和６年度水質検査計画を定めました。
水質検査計画は水道法に規定され、毎事業年度の開始前に策定し、公表することになっています。
水質検査結果は、上半期、下半期に分けて公表します。

１

１ 基本方針（１）水質検査地点は、水道法で検査が義務付けられている給水栓水のほか、原水（浄水場の入口・水源）、処理過程水(浄水場で処理中の水)、浄水（浄水場の出口）とします。
（２）検査項目は水道法で義務付けられている項目（毎日検査項目、水質基準項目）と水質管理上必要な項目（水質管理目標設定項目、クリプトスポリジウム等検査など）及び自主項目とします。
（３）検査回数は、水源の種類やこれまでの検査結果の状況等を考慮して定めます。
（４）水質検査は登米市上下水道部で自ら行い、上下水道部の水質検査室で検査できない項目
及び給水栓水の水質検査は、水道法第 20 条第３項の規定により登録を受けた水質検査機関（以下「20 条機関」という。）へ委託します。
２ 水道事業の概要（１）給水状況
本市には給水人口のおよそ 84％に給水する保呂羽浄水場をはじめとして、９箇所の浄水場があり、１日当りの合計最大施設能力は 37,158m3 です。
市全体の令和４年度末の給水人口は 73,992 人、給水件数は 30,114 件、１日平均配水量は25,435 ㎥です。
（２）浄水場の概要
浄水場名

保呂羽浄水場

石越浄水場

錦織浄水場

水源系統

北上川(表流水)

迫川(表流水)大関川(伏流水)所在地

登米市登米町寺池道場

登米市石越町南郷

登米市東和町米谷

字高森

字大嶺

施設能力

30,700 m3/日

2,100 m3/日

850 m3/日

薬品沈殿

薬品沈殿

薬品沈殿

急速ろ過

急速ろ過

膜ろ過

浄水処理方法

ﾎﾟﾘ塩化ｱﾙﾐﾆｳﾑ（PAC）

ﾎﾟﾘ塩化ｱﾙﾐﾆｳﾑ（PAC）

次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ
使用薬品

炭酸ﾅﾄﾘｳﾑ (ｿｰﾀﾞ灰)
炭酸ｶﾞｽ

次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ

ﾎﾟﾘ塩化ｱﾙﾐﾆｳﾑ（PAC）

水酸化ﾅﾄﾘｳﾑ(苛性ｿｰﾀﾞ)

次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ

活性炭

活性炭
登米市迫町、登米町、
主な給水範囲中田町、豊里町、登米市石越町

登米市東和町錦織、米山町、南方町、

栗原市若柳

東和町米谷

津山町柳津

２

浄水場名

米谷浄水場

米川浄水場

楼台浄水場

水源系統

地下水(浅井戸)

地下水(浅井戸)

地下水(深井戸)所在地

登米市東和町米谷

登米市東和町米川

登米市東和町米谷

字大嶺字町字楼台

施設能力

1,200 m3/日

1,420 m3/日

110 m3/日

浄水処理方法

紫外線処理

紫外線処理

直接ろ過

使用薬品

次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ

次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ主な給水範囲登米市東和町錦織、
東和町米谷

ﾎﾟﾘ塩化ｱﾙﾐﾆｳﾑ（PAC）
次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ

登米市東和町米川

登米市東和町米谷

浄水場名大萱沢浄水場

合ノ木浄水場

大綱木浄水場

水源系統

大萱沢(湧水)合ノ木川(表流水)

上鱒淵川(表流水)

登米市津山町横山

登米市東和町米川

登米市東和町米川

字大萱沢

字合ノ木

字大綱木

施設能力

760 m3/日

8 m3/日10m3/日浄水処理方法

緩速ろ過

膜ろ過

膜ろ過

使用薬品

次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ

次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ

次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ主な給水範囲登米市津山町横山

登米市東和町米川

登米市東和町米川

所在地（注）施設能力は令和２年２月認可変更時の数値
３ 原水及び水道水の水質状況（１）原水の水質状況
これまでの検査データなどから判断される各浄水場における原水の水質変動の要因と、注目すべき管理項目は表１のとおりです。
<表１> 各浄水場における原水の水質変動の要因と注目すべき管理項目
浄水場名
保呂羽浄水場

石越浄水場

全浄水場

変動要因

管理項目

・藻類等（主に上流域のダム由来）

・カビ臭・旧松尾鉱山・ヒ素・藻類等（主に上流域のダム由来）

・カビ臭・河川流域の地層・マンガン・旧細倉鉱山

・カドミウム、鉛・降雨、渇水

・濁度、色度、ｐH 値

・有機物・総トリハロメタン、ハロ酢酸・クリプトスポリジウム等の混入・クリプトスポリジウム等

３

（２）水道水の水質状況
浄水場では、水源の水質状況に応じた適切な浄水処理を行い、水道法で定められた水質基準に適合した安全な水を送り出しています。
４ 水質検査を行う場所（採水場所）（１）給水栓水（水質検査採水場所は別添のとおり）① 毎日検査の採水場所は配水系統ごとに 20 箇所の給水栓を選定しました。
② 水質基準項目検査の採水場所も同様に 20 箇所の給水栓を選定しました。
（２）浄水場及び水源①各浄水場の水源もしくは浄水場の入口で原水の検査を行います。

②

各浄水場の出口で浄水の検査を行います。

③

保呂羽浄水場と石越浄水場では処理過程水の検査を行います。

５ 水質検査項目と検査回数（１）法令（水道法第 20 条第１項及び水道法施行規則第 15 条の規定）に基づいて行う水質検査
項目と検査回数① 毎日検査（１日に１回行う検査）
4-(1)-①で選定した 20 箇所の給水栓で表２の項目の検査を行います。
毎日検査の項目は水道水が満たされなければならない最も基本的な要件です。
<表２> 法定：毎日検査項目表
№

検査項目

評価

１

色

異常でないこと（無色であること）

２

濁り異常でないこと（透明であること）

３

残留塩素0.1mg／L 以上② 毎月検査（１か月に１回行う検査）
4-(1)-②で選定した 20 箇所の給水栓で表３の項目と水温、残留塩素の検査を行います。
<表３> 法定：毎月検査項目表
№

検査項目

基準値

１

一般細菌

100 個／ml 以下

２

大腸菌

検出されないこと38

塩化物イオン

200mg／L 以下

46

有機物：全有機炭素（TOC）の量

3mg／L 以下

47

ｐH 値

5.8～8.648

味異常でないこと49

臭気異常でないこと

50

色度

5 度以下

51

濁度

2 度以下

４

③

全項目検査（３ヶ月に１回行う検査）
4-(1)-②で選定した 20 箇所の給水栓で表４の項目と水温、残留塩素の検査を行います。
水質基準項目のうち 28 項目は過去の検査結果により検査回数を減らすことができます
が、安全性や性状を確認するため回数を減らさずに検査します（表４参照）。
なお、水質基準項目のうちカビ臭物質である№42 ジェオスミン、№43 2－メチルイソボ
ルネオールについてはカビ臭物質を産出する藻類等が発生する時期の７月から９月に月１回以上検査します。

図１. イオンクロマトグラフ（塩化物イオン等の測定）５

<表 4>
区分

人の健
康に影
響を与える
項目

生
活利用
上支
障を及
ぼす
おそれのある項目

法定：水質基準 51 項目表（全項目検査項目表）（例 保呂羽浄水場
基準値

過去3年間の蛇口の最大値

一般細菌

100個／ml以下

3

大腸菌

検出されないこと

不検出

№
1234
567891011121314151617181920212223242526
2728
2930
3132
33
3435
3637
38
3940
4142
43
4445
46
47
48
49
5051

水質基準項目

カドミウム及びその化合物

0.003ｍｇ/L以下

0.0003mg/L未満

水銀及びその化合物

0.0005ｍｇ/L以下

0.00005mg/L未満

セレン及びその化合物0.01ｍｇ/L以下

0.001mg/L未満

鉛及びその化合物

0.01ｍｇ/L以下

0.001mg/L未満

ヒ素及びその化合物

0.01ｍｇ/L以下

0.001mg/L未満

六価クロム化合物

0.02ｍｇ/L以下

0.002mg/L未満

亜硝酸態窒素0.04ｍｇ/L以下

0.004mg/L未満

シアン化物イオン及び塩化シアン

0.01ｍｇ/L以下

0.001mg/L未満

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

10ｍｇ/L以下

0.89mg/L

フッ素及びその化合物

0.8ｍｇ/L以下

0.08mg/L

ホウ素及びその化合物

1ｍｇ/L以下

0.1mg/L未満

四塩化炭素

0.002ｍｇ/L以下

0.0002mg/L未満

1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ

0.05ｍｇ/L以下

0.005mg/L未満

ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

0.04ｍｇ/L以下

0.001mg/L未満

ジクロロメタン

0.02ｍｇ/L以下

0.001mg/L未満

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

0.01ｍｇ/L以下

0.001mg/L未満

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

0.01ｍｇ/L以下

0.001mg/L未満

ベンゼン

0.01ｍｇ/L以下

0.001mg/L未満

塩素酸※10.6ｍｇ/L以下0.10mg/L

クロロ酢酸※10.02ｍｇ/L以下

0.002mg/L

クロロホルム※10.06ｍｇ/L以下0.033mg/L

ジクロロ酢酸※10.03ｍｇ/L以下0.012mg/L

ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ※10.1ｍｇ/L以下

0.005mg/L

臭素酸※10.01ｍｇ/L以下

0.001mg/L未満

総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ※10.1ｍｇ/L以下0.047mg/L

トリクロロ酢酸※10.03ｍｇ/L以下0.024mg/L

ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ※10.03ｍｇ/L以下

0.013mg/L

ブロモホルム※10.09ｍｇ/L以下

0.001mg/L未満

ホルムアルデヒド※10.08ｍｇ/L以下

0.009mg/L

亜鉛及びその化合物

1ｍｇ/L以下

0.03mg/L

アルミニウム及びその化合物

0.2ｍｇ/L以下

0.07mg/L

鉄及びその化合物

0.3ｍｇ/L以下

0.01mg/L

銅及びその化合物

1ｍｇ/L以下

0.01mg/L未満

ナトリウム及びその化合物

200ｍｇ/L以下

11.9mg/L

マンガン及びその化合物

0.05ｍｇ/L以下

0.005mg/L未満

塩化物イオン

200ｍｇ/L以下

18.4mg/L

カルシウム,マグネシウム等（硬度）300ｍｇ/L以下

50.0mg/L

蒸発残留物

500ｍｇ/L以下

120mg/L

陰ｲｵﾝ界面活性剤

0.2ｍｇ/L以下

0.02mg/L未満

ジェオスミン※20.00001ｍｇ/L以下

0.000001mg/L

２－メチルイソボルネオール※20.00001ｍｇ/L以下

0.000001mg/L

非イオン界面活性剤

0.02ｍｇ/L以下

0.002mg/L未満

フェノール類0.005ｍｇ/L以下

0.0005mg/L未満

3ｍｇ/L以下

1.1mg/L

有機物（全有機炭素（TOC）の量）
ｐH値

5.8～8.6

7.60

味異常でないこと異常なし

臭気異常でないこと

異常なし

色度

5度以下

0.6度

濁度

2度以下0.1度未満

令和２年度～令和４年度）

過去3年間の検査結果から減じることができる回数。
1ヶ月に1回以上※33ヶ月に１回以上※33ヶ月に1回以上※31ヶ月に１回以上※3発生時期
1ヶ月に1回以上※3

1ヶ月に1回以上

検査計画回数（回／年）

給水栓

原水・浄水

12
1244444444124444444444444444444444
1244
12124443344
12
12
12
12
12
12

12
12
4
4444444124444444444444444444444
124412124443344121212121212※1№21 塩素酸から№31 ホルムアルデヒドは消毒副生成物のため原水では検査を行いません。

※2

カビ臭物質の№42 ジェオスミン、№43 2-メチルイソボルネオールは水質状況に応じて月に１回以上検査を行います。

※3は３ヵ月に１回以上の検査頻度ですが、過去３年間の結果が基準値の 1/5 以下の時は概ね１年に１回以上、また基準値の 1/10 以下の時は概ね３年に１回以上に省略することが出来ますが、回数を減らさずに検査を行います。

6

（２）独自に行う水質検査①

すべての浄水場の原水、処理過程水、浄水について表 3 の項目を月に１回を行います。
そのうち、原水と浄水については、表 4 の項目を表 5 の頻度で検査を行います。
<表 5> 各浄水場原水と浄水の検査回数（年間）

②

浄水場名

原水

浄水浄水場名

原水

浄水保呂羽

４回

４回

楼台

１回

２回

石越２回

２回

大萱沢

１回

２回

錦織

１回

２回

合ノ木

１回

１回

米谷

１回

２回

大綱木

１回

１回

米川

１回

２回

水質管理目標設定項目検査
保呂羽浄水場の浄水は年２回、その他の浄水場の浄水は年１回、保呂羽・米川浄水場の原水は年１回、表 6 の項目の検査を行います。このうち、No.15 農薬類については全浄水場の浄水で年１回検査を行います。

<表 6> 水質管理目標設定項目表№

水質管理目標設定項目

目標値(mg/L)

1

アンチモン及びその化合物

0.02mg/L 以下

2

ウラン及びその化合物

0.002mg/L 以下※1

3

ニッケル及びその化合物

0.02mg/L 以下

5

1,2－ジクロロエタン

0.004mg/L 以下

8

トルエン

0.4mg/L 以下

9フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)

0.08mg/L 以下

10亜塩素酸※20.6mg/L 以下

12

二酸化塩素※20.6mg/L 以下

13

ジクロロアセトニトリル

0.01mg/L 以下※114

抱水クロラール

0.02mg/L 以下※115

農薬類

検出値と目標値の和の比として 1 以下

16

残留塩素

1.0mg/L 以下

17

カルシウム、マグネシウム等（硬度）18マンガン及びその化合物

0.01mg/L 以下

19

遊離炭酸

20mg/L 以下

20

1,1,1－トリクロロエタン

0.3mg/L 以下

21

メチル－ｔ－ブチルエーテル

0.02mg/L 以下

22

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量）

23

臭気強度(TON)

24

蒸発残留物

25

濁度

10mg/L 以上 100mg/L 以下

3mg/L 以下
3 以下
30mg/L 以上 200mg/L 以下
1 度以下

7

26

ｐH 値

7.5 程度27

腐食性（ランゲリア指数）28

従属栄養細菌29

1,1－ジクロロエチレン

0.1mg/L 以下

30

アルミニウム及びその化合物

0.1mg/L 以下

31ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）－１程度とし極力 0 に近づける
2000 個以下/1ml ※1

PFOS 及び PFOA の量の和として及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）

0.00005mg/L 以下 ※1※1 暫定値※2

浄水処理工程で二酸化塩素を使用していないため№12 二酸化塩素は検査を行いません。
また№10 亜塩素酸は二酸化塩素が分解されて生じる物質のため、同様に検査は行いません。

③

日常の浄水処理状況確認のため、各浄水場で浄水処理の指標となる表 7 の項目を表 8 の頻度で検査を行います。
<表 7> 浄水処理状況確認のための検査項目
検査項目

原水

処理過程水浄水水温〇〇〇

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素〇

鉄及びその化合物〇〇〇

マンガン及びその化合物〇〇〇

塩化物イオン〇〇

全有機炭素（TOC）〇〇

ｐH 値〇〇〇

臭気〇〇〇

色度〇〇〇

濁度〇〇〇〇〇〇〇

残留塩素

<表 8>
水源

総アルカリ度

〇

電気伝導率

〇

各浄水場の試料と検査頻度
浄水場名試料保呂羽
表流水〇

原水、処理過程水、浄水

石越

頻度
3 回/週
2 回/週

合ノ木、大綱木
湧水

大萱沢

伏流水

錦織

地下水

米谷、米川、楼台

原水、浄水

1 回/週

1 回/2 週8

④

クリプトスポリジウム等検査「水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針」に従い、保呂羽浄水場の原水は年２回、他浄水場の原水は年１回の検査を行います。またクリプトスポリジウム等の指標となる嫌気性芽胞菌検査は 5-(2)-①の検査時に原水で行います。
⑤

放射性物質検査福島第一原子力発電所の事故に関連して各浄水場の浄水について概ね３ヶ月ごとに放射性セシウムの検査を行います。
⑥ダイオキシン類
宮城県水道水質管理計画に基づき、保呂羽浄水場の原水及び浄水、米川浄水場の浄水について年１回の検査を行います。
６ 水質検査方法（１）法令に基づいて行う水質検査のうち毎日検査は給水栓使用者に委託して行います。色、濁りについては目視、残留塩素については DPD（ジエチル-p-フェニレンジアミン）法で行います。
（２）同様に、給水栓水で行う毎月検査や全項目検査は 20 条機関へ委託します。
（３）独自で行う検査項目のうち保呂羽浄水場水質検査室で検査できない次の項目は 20 条機関へ委託します。
① 表 4 水質基準項目のうち、№4 水銀及びその化合物、№10 シアン化物イオン及び塩化シアン、№13 ホウ素及びその化合物、№26 臭素酸、№44 非イオン界面活性剤② 表 6 水質管理目標設定項目のうち、№1 アンチモン及びその化合物、№2 ウラン及びその化合物、№9 フタル酸ジ（２－エチルヘキシル）、№13 ジクロロアセトニトリル、№14 抱水クロラール、№15 農薬類、№31 ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）③

クリプトスポリジウム等、放射性物質及びダイオキシン類（４）上記にかかる水質検査方法は「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」(平成 15 年厚生労働省告示第 261 号) や「水質管理目標設定項目の検査方法」(平成 15 年 10 月 10 日付健水発第 1010001 号)、その他関連法令に基づき行います。
７ 臨時の水質検査
水源などで、以下のような水質変化があり、その変化に対応した浄水処理ができず、水質基準を超えるおそれがある場合やその他の緊急・異常時には、原因を調査するとともに臨時検査を行います。
（１）水源の水質が著しく悪化したとき。
（２）水源に異常があったとき。
（３）浄水処理過程に異常があったとき。
（４）水源付近、給水区域及びその周辺などにおいて消化器系伝染病が流行しているとき。
（５）配水管の大規模な工事、その他水道施設が著しく汚染されたおそれがあるとき。
9

８ 水質検査計画と結果の公表（１）水質検査計画は毎事業年度の開始前までに作成し、登米市上下水道部のホームページ上で公表します。
（２）水質検査結果は上半期分を 10 月、下半期分を４月に登米市上下水道部のホームページ上で公表します。
９ 水質検査の精度と信頼性確保（１）原則、基準値及び目標値の 1/10 以下を定量下限値として精度の高い検査に努めます。
（２）国が実施する外部精度管理に参加するほか、内部精度管理を行って水質検査の技術向上に努め、検査精度の向上と信頼性の確保に努めます。
（３）厚生労働省による「水質検査方法の妥当性評価ガイドライン(平成 29 年 10 月 18 日一部改定)」に基づき、検査実施標準作業書により得られた水質検査結果の妥当性を評価し、信頼性を確保します。
10 水質異常時の対応（１）登米市上下水道部水質汚染事故対策マニュアルを基に、必要な措置を講じます。
（２）水道水が原因の健康被害が発生するおそれのある場合には、関係省庁及び宮城県等と連携し対応策を講じます。
（３）水源で水質汚染事故が発生した場合には、河川管理者や北上川汚濁防止協議会等と連携するとともに現地調査や採水を行い、水質を確認のうえ適正な浄水処理により、水道水の安全を確保します。

・・水質検査計画に関するお問い合わせ先・・

登米市上下水道部〒987-0702
宮城県登米市登米町寺池目子待井 381 番地 1
[水道施設課]TEL 0220－52－3312
FAX 0220－52－3316
http://tome-suido.com
令和６年２月作成

10