セキュリティ用〈受信制御機器〉

方向判別ユニット
HU-1A（ワンウェイ型）
人や車の通過方向をワンウェイ機能で判別します
ワンウェイ機能で方向判別
検知ゾーン1（CH1）→検知ゾーン2（CH2）の順にセンサーが一定時間内に動作すると、チャイム音が1回鳴動するとともに大接点出力（無電圧リレー接点）がタイマー時間出力されます。

大接点出力プラス小接点出力
出力は制御負荷に応じて、大接点（無電圧リレー接点a接点）又は小接点（無電圧リレー接点c接点）を選ぶことが可能です。AC100Vの報知機器を動作させると同時に他の制御機器に信号を送ることができます。

方向判別タイマーの設定は 4 段階
人や車が検知ゾーン1を通過した後、検知ゾーン2を通過するまでの時間を設定スイッチで4段階［1秒・2秒・5秒・8秒］に設定できます。

出力タイマーは 2 秒〜 5 分（大接点）
方向検知時の出力時間をボリュームで2秒〜5分まで調整が可能です。

■システム構成図
センサー1【便利機能と親切設計】
入力
HU-1Aセンサー2出力

報知機器
制御機器

入力

●センサー電源はDC12V・200mA●チャイム音量はボリュームで可変できます●AC100V差し込みプラグ付です●テストモードで簡易に動作確認ができます

HU-2（ツーウェイ型）
人や車の通過方向をツーウェイ機能で判別します
ツーウェイ機能で方向判別
人や車を検出する2台のセンサーを使って、通過する方向をツーウェイ機能で判別します。

入力・出力ともにa接点／b接点切替式
入力接点は接続するセンサーに応じて、出力は制御負荷に応じて、それぞれa接点／b接点に切り替えできます。

方向判別タイマーの設定は4段階
人や車がセンサー1（センサー2）を通過した後、センサー2（センサー1）を通過するまでの時間差を設定スイッチにより4段階（1秒・2秒・5秒・8秒）に設定できます。

出力タイマーの設定も4段階
方向判別時の出力時間を設定スイッチで4段階（2秒・10秒・30秒・60秒）に設定できます。

■システム構成図【便利機能と親切設計】

センサー1

入力

センサー2

入力

出力
順方向出力
HU-2出力逆方向出力●センサー用電源はDC12V・200mA2台の赤外線センサーを直接駆動させられます●順方向検知時のチャイム音量は内蔵ボリュームで調節可能です●テストボタンとチャンネル表示灯で簡単に動作確認できます方向判別ユニット

セキュリティ用〈受信制御機器〉■仕様

HU-1A（ワンウェイ型）■配線接続図小接点出力
電源出力
無電圧（c接点）
AC/DC30V･1A DC12V・0.2A＋−COM

大接点出力
電源入力
AC100V 無電圧（a接点）（50/60Hz）AC100V・5A

接点入力
a接点/b接点切替可
CH1 →CH2電 源 電 圧消 費 電 流センサー用電源

ＡＣ１００Ｖ ５０／６０Ｈｚ
１２W 以下ＤＣ１２Ｖ（１０．
５〜１５Ｖ）
・２００ｍＡ

無電圧リレー接点（ａ接点／ｂ接点切替）
×２CH
受付応答速度５０ｍｓ以上
方向判別タイマー １，２，５，８秒（４段階）※ タイマー時間中再入力により、リトリガー方向判別入力

判

赤外線センサー各種制御機器
各種報知機器
ライト等のON/OFF

（投光器）
（受光器）

（投光器）

（受光器）

■外形寸法図（単位：mm）
12085

80

165（取付ピッチ）

83.5（取付ピッチ）75（左側40）200

φ4ネジ対応入線口6×20 左右2ヵ所（露出配線用ノックアウト）

φ4ネジ対応2547

入線口12×30

向出①大接点出力 無電圧リレー接点（ａ接点）・接点容量：ＡＣ１００Ｖ・５Ａ ・出力時間：ワンショット約２秒〜約５分※ 出力開始２秒後から再入力により、リトリガー
力 ②小接点出力
無電圧リレー接点（ｃ接点）・接点容量：ＡＣ／ＤＣ３０Ｖ・１Ａ ・出力時間：ワンショット約２秒［①②とも動作ＳＷ ＯＦＦ設定にて出力禁止可能］

25（上側31.5）入線口6×20 上下2ヵ所（露出配線用ノックアウト）

HU-2（ツーウェイ型）
N.C N.O

N.C N.O

N.C

入力CH2 出力CH1→CH2 出力CH2→CH1

電源出力
DC12V
200mA

電源入力
DC11〜18V

端子式 ＡＣコード付（２ｍ）−１５℃〜＋５５℃
屋内：壁掛式約 680g
ＡＢＳ樹脂（ホワイト）■オプション（別売品）

ＤＣ１１〜１８Ｖ（極性あり）
６００ｍＡ以下
ＤＣ１２Ｖ・２００ｍＡ

方向判別入力無電圧リレー接点（ａ接点／ｂ接点切替）
×２CH
受付応答速度５０ｍｓ以上

判

赤外線センサー別出

DC11〜18V・600mA以上の直流電源を接続してください。

（受光器）（投光器）表

赤外線センサー（受光器）

電 源 電 圧消 費 電 流センサー用電源

方向判別タイマー １，２，５，８秒（４段階）※ タイマー時間中再入力により、リトリガー
判 別 方 向 ２方向 ＣＨ１→ＣＨ２順方向 ＣＨ２→ＣＨ１逆方向

各種制御機器30V（AC/DC）・1A（抵抗負荷）

示①順方向出力 無電圧リレー接点（ａ接点／ｂ接点切替）
接点容量：ＡＣ／ＤＣ３０Ｖ・１Ａ 出力時間：２，１０，３０，６０秒（４段階）
力②逆方向出力 無電圧リレー接点（ａ接点／ｂ接点切替）
接点容量：ＡＣ／ＤＣ３０Ｖ・１Ａ 出力時間：２，１０，３０，６０秒（４段階）灯チャンネル表示灯（緑色ＬＥＤ×２）（出力タイマー時間後に停止）・方向判別時２灯同期点滅（投光器）■外形寸法図（単位：mm）
12042.523（59）58815513576

2-φ4 ネジ対応

出 力 報 知 音

順方向検知時のみ鳴動 ・音色：ピンポーン
・音量：可変式

配 線 接 続
使用可能周囲温度
設 置 場 所質量外
観

端子式
−１５℃〜＋５５℃
屋内：壁掛式
約３１０ｇ
ＡＢＳ樹脂（ホワイト）■オプション（別売品）28●赤外線センサー
PB-20TE（屋外 20 ｍ）（屋内 40 ｍ）

10ノックアウト（埋込配線入線口）
ノックアウト（露出配線入線口） 16

配 線 接 続
使用可能周囲温度設 置 場 所
質量外観■仕様

N.C N.O

入力CH1①動作表示灯（赤／緑2色LED×1）…外部［動作SW ON時］
・電源表示：待機時緑色点灯
・出力表示：大接点出力時間中赤色点灯［動作SW OFF時]…常時消灯
表示
灯 ②チャンネル表示灯（緑色LED×2）…端子カバー内部
・ループ表示：各ＣＨ個別のループ表示
OK時：緑色点灯 NG時：消灯
・出力表示：方向判別時（約2秒）2灯同期点滅［動作SWと無関係に表示］
・チャイム音：［ピンポーン］
出 力 報 知 音 ・音量：０〜７５ｄＢ／前方１ｍ［動作ＳＷ ＯＦＦ設定にて出力禁止可能］●赤外線センサー
PB-20TE（屋外 20 ｍ）（屋内 40 ｍ）

ACコード長2m

N.O

別１方向（以下の順序にて入力があった場合のみ出力）
ＣＨ１→ＣＨ２ [ ＣＨ２→ＣＨ１の場合は出力せず ]方赤外線センサー

コンセントへ■配線接続図判

別● AC アダプター
DC-125012■品質保証とアフターサービス■
お客様のご要望にスピーディに対応できる品質保証体制とアフターサービス体制を整えています。
■保守点検■
本商品の機能を常に正常に保つために日常点検及び定期点検を心がけてください。

■おことわり■ 弊社の商品は各種の監視、警戒、報知、起動、威嚇、忌避、制御、護身などに使用するもので盗難防止器、犯行防止器、災害防止器、環境破壊防止器、人身事故防止器ではありません。万一発生した盗難事故、人身事故、災害事故、環境破壊事故、施工上の不備及び機器のご使用方法の誤り、保守点検の不備、天災地変（誘導雷サージ含む）などによる事故損害については責任を負いかねますのでご了承ください。
※このカタログについてのお問い合わせは、販売店もしくは、当社にご相談ください。

セスコン事業部■販売店名■

事業本部 〒607-8156 京都市山科区東野五条通外環西入83-1 TEL(075)594-7211(代) FAX(075)501-2085
札 幌 (011)281-4641
仙 台 (022)268-2411
郡 山 (024)962-4310
高 崎 (027)327-3981
さいたま (048)653-7531
千 葉 (043)202-2551
東 京 (03)5805-8081
立 川 (042)540-1665
横 浜 (045)471-8467
長 野 (026)229-8130
静 岡 (054)203-5220
名古屋 (052)731-7227
金 沢 (076)234-7201
京 都 (075)593-3171
大 阪 (06)6360-6881
神 戸 (078)230-6112
広 島 (082)223-1138
高 松 (087)861-6633
福 岡 (092)471-6245
熊 本 (096)387-3911
U.S. 408-747-0100
U.K. 01256-475555
AUS. 03-9546-0533
http://www.takex-eng.co.jp/●仕様など予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

●このカタログの記載内容は 12 年 2 月現在のものです。

CAT.NO.TD1202･03SE113-1