技術提案書及びVE提案書等に関する質問（建築）
No.

区分

1

共-3

2

A-007

3

A-010

4

A-033

5

A-039

6

A-063

7

A-058

8

A-033

質問内容

回答

特記仕様書1.8.5 その他共事項 (建築工事)-2に記載の 宜しいです。
新棟建設工 『金属部分で結露の発生が想定される箇所に結露防止材を塗布する』について、ｸﾞﾗｲﾄ吹付 t5と考えて宜しいで事しょうか。
外壁のﾌｯ素樹脂塗装、ﾌｯ素樹脂特殊塗装(木調)はDP-Aの フッ素樹脂塗装はDP-Aで宜しいですが、フッ素樹脂特殊塗装・フッ素樹脂特殊塗装（木
新棟建設工 ことと解釈して宜しいでしょうか。
調）はA-007図の18.13.1を参照ください。
事
共通事項-016に、幅が400㎜を超える横樋は、ﾒﾝﾃﾅﾝｽの 宜しいです。
新棟建設工 ために人が樋内を歩行できる仕様とするとありますが該事当無しと考えて宜しいでしょうか。
矩計図2にて、AM通のﾊﾞﾙｺﾆｰの床仕上が防塵塗装になっ 3～5Fバルコニーの鑑賞庭・AM通りの東西通ていますが、平面図及び平面詳細図ではﾀｲﾙの様な記載 路・避難バルコニーは植栽帯下も含め、全面新棟建設工 になっています。ﾊﾞﾙｺﾆｰについては植栽部のみﾓﾙﾀﾙ仕 タイル仕上げで見込んでください。（2Ｆは事
植栽部下はデッキ有り）
上、その他はﾀｲﾙ仕上と考えて宜しいでしょうか。
但し側溝部分はタイル貼り不要です。
ｱﾙﾐの表面仕上と思われる下記の記号について、仕様を A-039図D1-1・1-2のACはアルミ電解着色処理（A-073図参照）としてください。
新棟建設工 御指示下さい。
D1-8のAはアルミ酸化被膜処理（A-073図参・A事照）としてください。
・AC
西面3-5FﾊﾞﾙｺﾆｰのA1通の階段に面するL=2500の部分はRC A-038図を参照し、A-040図D2-3の外部手摺A
新棟建設工 手摺とし、仕上は立面図凡例eと考えて宜しいでしょう （Ta）としてください。
事か。
ﾘﾌﾚｯｼｭﾃﾗｽのﾍﾞﾝﾁ (W3250×D600/1100 台形)の仕様が不 宜しいです。
新棟建設工 明です。鉄骨下地、ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷﾍﾞﾝﾁと考えて宜しいでしょ事うか。
矩計図2-EにてA4通の腰壁高さが1FL+600になっています 既存病院との間のスペースが対象で、集中豪が、明確な範囲と意図が不明です。全て1FL+200と考え 雨対策としてRC腰壁の高さを上げています。
新棟建設工 て宜しいでしょうか。
1FL+600としてください。範囲は既設と新棟事の間にできる隙間部分です。A059,A060の1F
平面詳細図に記載があります。

2Fの外壁種別について、添付の赤線部分はRC壁とし、仕 宜しいです。
上はe:ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修+ﾌｯ素樹脂塗装と考えて宜しいで 構造図も同様としてください。
しょうか。

9

A-033
A-060

10 A-032

11 A-039

12

A-004
A-010

新棟建設工
事

矩計図にて、ﾊﾞﾙｺﾆｰの軒天～ｻｯｼ取合部に設備換気用ｽﾘｯ スリット開口として隙間を空けるのみです。
ﾄの記載がありますが、詳細及び明確な範囲が不明で ２階～５階の東西面を対象に軒天ケイカル板
新棟建設工 す。御指示下さい。
のアルミ押え金物（指定色）を見込んでくだ事
さい。
外壁ECPのｺｰﾅｰ部について、特記仕様書ではｺｰﾅｰﾊﾟﾈﾙ使 斜めカットを正としてください。
用に適用の印がありますが、標準詳細図では斜め45度ｶｯ 寸法は宜しいです。
新棟建設工 ﾄになっています。何れが正でしょうか。
事
また、ｺｰﾅｰﾊﾟﾈﾙを使用する場合L=300+300と考えて宜しいでしょうか。
竪樋の仕様について、各図で下記の様にくい違います。 屋外範囲はA-071図を正とし、屋内範囲は白VP管を正と考えて宜しいでしょうか。
ガス管としてください。
新棟建設工 また、ﾋﾟｯﾄ内もVPで宜しいでしょうか。
・共通事項-74…白ｶﾞｽ管、VU
事
・特記仕様書…VP

13

A-001
A-010

共通事項44.設備･電気機械室及びｼｬﾌﾄ内の耐火被覆 宜しいです。
新棟建設工 は･･･と記載がありますが、特記仕様書1より、設備･電気機械室及びｼｬﾌﾄ内は全面ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板と考えて宜しい事でしょうか。

14 A-032

新棟建設工
事

15 A-011.049

新棟建設工
事

16 A-049

新棟建設工
事

17 A-011.050

新棟建設工
事

18 A-050

新棟建設工
事

19 A-011.050

新棟建設工
事

耐火被覆について、外壁との複合耐火範囲は矩計図よ 宜しいです。
り、A1･A3通りの梁と考えて宜しいでしょうか。また、 但し１・２階の東側外壁沿い含め、ECP壁と柱は複合耐火無しと考えて宜しいでしょうか。
取り合う箇所は複合耐火で見込んでください。
1階防音ｼｰﾙﾄﾞ室(ABR検査室等)において、仕上表に壁･天 一式が建築工事です。
井の仕上及び下地の記載がありますが、標準詳細図11の 専門メーカーとの工事区分は指定しません。
工事区分より壁･天井の仕上及び下地はｼｰﾙﾄﾞ工事になると考えて宜しいでしょうか。
1階防音ｼｰﾙﾄﾞ室､防音室において、標準詳細図11の工事 基礎は不要としてください。
区分表に室内ｼﾝﾀﾞｰｺﾝｸﾘｰﾄ及びﾓﾙﾀﾙ工事及び基礎工事が シンダーコンクリート及びモルタル工事につ
建築本体工事とありますが、図示が見当たりません。該 いては図示があります。専門メーカーとの工事区分は指定しません。
当無しと考えて宜しいでしょうか。
1階放射線防護室(X-TV室等)において、床仕上げが内部 宜しいです。
仕上表1は塗床1A･長尺ｼｰﾄ4B、標準詳細図12はｼﾝﾀﾞｰｺﾝｸ
ﾘｰﾄ+ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄとくい違います。標準詳細図12を正とし塗床1Aは不要と考えて宜しいでしょうか。
標準詳細図12<D-9>鉄骨梁部防護詳細図がありますが、 シールド対象室内の大梁・小梁等の壁貫通箇
該当範囲を御指示下さい。
所が対象です。
2階撮影室において、内部仕上表1に床仕上げ塗床1B･合 ２階撮影室（歯科）はA-050図を正とし、塗板捨張t15×2重とありますが、該当範囲及び納まりが不 床1B・合板捨張t15×2重は不要としてくださ明です。適応無しと考えて宜しいでしょうか。
い。

ﾄｲﾚ等の手洗い器について、共通事項81.洗面器(設備)記 宜しいです。
載のある箇所にﾗｲﾆﾝｸﾞを設置することとありますが、添付のように、WC内等で平面詳細図に図示の無い洗面器には不要と考えて宜しいでしょうか。
20 A-010

新棟建設工
事

21 A-011.012

天井岩綿吸音板について、A･Bは(PB下地)とあります 岩綿吸音板A・Bは全てLGS下地・捨貼PB有り
が、仕上表天井欄で仕上が3A･3B(岩綿吸音A･B)で下地の としてください。
PB欄に3の記載が無い箇所がありくい違います。仕上表
新棟建設工 の天井下地欄を正とし、PB下地有無の使い分けがあるものと考えて宜しいでしょうか。また、1階EVﾎｰﾙ･準備･前事
室等天井仕上が岩綿吸音板で下地の記載が無い箇所がありますが、LGSと下地PBを見込むと考えて宜しいでしょ
うか。

22

A-010
A-042

23 A-041

24 A-044

床見切りについて、共通事項ではｽﾃﾝﾚｽ 5×10HL、標準 宜しいです。
詳細図4[042<D4-21>]ではｽﾃﾝﾚｽ目地棒 5×12とくい違い
新棟建設工
ます。共通事項を正と考えて宜しいでしょうか。
事
標準詳細図のｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝにおいてｶﾞﾗｽあり/無しのも スチールパーティションはA-080図のSpt-●
新棟建設工 のがありますが使い分けが不明です。全てｶﾞﾗｽ無しと考 及び姿図凡例を正とし、仕様はA-075図とし事えて宜しいでしょうか。
てください。
標準詳細図において洗面ｶｳﾝﾀｰの鏡のｻｲｽﾞが品番:W360× 宜しいです。
H1100、図示ｻｲｽﾞ: W300×H940程度でくい違います。品
新棟建設工 番ｻｲｽﾞを正と考えて宜しいでしょうか。
事

25

共-9
A-045

26

A-068
A-070

27 A-045

28 A-011.12

29 A-011

30 A-012

31

A-011
A-070

32 A-045

仕切りｶｰﾃﾝ･暗幕において工事区分表に別途工事の記載 仕切りカーテン・暗幕は別途工事です。
がありますが標準詳細図に仕切りｶｰﾃﾝ･暗幕の品番の記 カーテンレールは本工事です。
新棟建設工 載があります。建築工事と考えて宜しいでしょうか。
事
1階受付･待合3において展開図に折り上げ天井の様な図 質疑箇所は健診センターの受付を指します
新棟建設工 示がありますが天井伏図ではありません。天井伏図を正 が、天井伏図・展開図とも間接照明ボックス
事と考えて宜しいでしょうか。
（LB）があります。
標準詳細図A-045<D7-7A>において間接照明幕板の仕上に PUBはA-073図に記載があり、ポリウレタン樹
新棟建設工 PUBの記載がありますが凡例に記載が無く仕様が不明で 脂焼付塗装です。
事す。ﾌｯ素樹脂塗装と考えて宜しいでしょうか。
2～5階EVﾎｰﾙ･廊下･ﾗｳﾝｼﾞの巾木において仕上表に木製 化粧合板壁の巾木は化粧合板、杉板壁部は木
新棟建設工 +EP、化粧合板の記載がありますが使い分け範囲が不明 巾木＋CL（A-041図D3-8）としてください。
です。杉板壁下部は化粧合板、その他壁は木製+EPと考事えて宜しいでしょうか。
2～5階外待合の巾木において仕上表にﾋﾞﾆｰﾙ巾木、床材 外待合は１・２階のみです。
巻き上げの欄に化粧合板の記載がありますが使い分け範 仕上区分はA-070図展開図を参照ください。
新棟建設工 囲が不明です。全て木製+EPと考えて宜しいでしょう １階外待合の北側（アイセンターの北側）及事
び産婦人科の南側を木巾木、他は化粧合板とか。
してください。
6階EVﾎｰﾙ壁仕上において仕上表に塗装･左官の記載があ 宜しいです。
新棟建設工 りますが使い分け範囲が不明です。全てEPと考えて宜し
事いでしょうか。
1階EVﾎｰﾙ･廊下、外待合において仕上表に腰壁:ﾅﾗの記載 １階外待合の北側（アイセンターの北側）及がありますが展開図に記載が無く、該当範囲が不明で び産婦人科の南側をナラ腰壁の範囲としてく
新棟建設工 す。外待合展開図のA(AH通り)･C(AE通り)面のみと考え ださい。
事
ナラ腰壁はA-046図D8-11（B)としてくださて宜しいでしょうか。
い。
標準詳細図A-045<D7-7A>において間接照明蓋の詳細が不 間接照明蓋の指す対象が不明ですが、元図に「FB1.0＋PUB」と記載のある箇所はｽﾁｰﾙ
明です。ｽﾁｰﾙt=1.6+PUBと考えて宜しいでしょうか。
t=1.6潰し枠形状+PUBで宜しいです。
また、PUBが不明です。ﾌｯ素樹脂塗装と考えて宜しいで
新棟建設工
PUBは質疑27を参照ください。
しょうか。
事
なお、間接照明＜D7-7B＞の小口立上り板は
St-FBt6としてください。

33

A-010
A-034

34 A-059

35 A-039

床･外壁面断熱材において共通事項に特記を除き硬質ｳﾚﾀ 宜しいです。
新棟建設工 ﾝﾌｫｰﾑt25吹付の記載がありますが、断熱範囲図では特記なき限り硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑt50吹付とあり、くい違います。
事
断熱範囲図を正と考えて宜しいでしょうか。
2階外待合において平面図にｲｽﾀｰｶｰﾃﾝの記載があります 宜しいです。
新棟建設工 がTOKO:ｽｸｴｱｽﾘﾑﾊﾟｲﾌﾟと考えて宜しいでしょうか。
A-073図のD1-10及びA-080図のYS-M01となり事ます。
標準詳細図A-039<D1-8>においてｳﾚﾀﾝ塗膜の記載があり ハト小屋はスラブ有とし、標準詳細を正とし新棟建設工 ますが構造図よりﾊﾄ小屋内にｽﾗﾌﾞが見当たりません。該 てください。
当無しと考えて宜しいでしょうか。
構造図も倣い、スラブ有りとしてください。
事

36 A-069

新棟建設工
事

37 A-066

新棟建設工
事

A-044
38 A-068
E-225～232

新棟建設工
事

39 A-064

新棟建設工
事

40 A-010

新棟建設工
事

4階研修室兼救護訓練ｽﾍﾟｰｽ等において､天井伏図にﾛｰﾙｽｸ SB：スクリーンボックスはプロジェクタース
ﾘｰﾝとﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ両方の図示がありますが､ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝの クリーン用です。BB：ブラインドボックスです。
みの取付と考えて宜しいでしょうか｡
位置もズレており、用途が異なるため両方必要です。
間仕切において、壁種別図に遮音壁B(Sac)とあります SacはSawと読み替えてください。
が、仕様が不明です。御指示下さい。
A-041図の右上です。
標準詳細図6 D6-2洗面ｶｳﾝﾀｰAにおいて、洗面ｶｳﾝﾀｰ上部 必要です。
に照明、折り上げ天井の記載がありますが、天井伏図、 電気設備工事で見込んでください。
電気設備図に記載がありません。不要と考えて宜しいでしょうか。
6階電気室において、床開口がありますが、開口のみと 通常のEPSと同程度の床開口のため、電気設考えて宜しいでしょうか。
備工事で対応してください。
共通事項に記載の下記の該当範囲が不明です。今回工事 ･共通事項27：西側擁壁を対象とし、仕上げは撥水剤塗布（セパ割等）
では該当無しと考えて宜しいでしょうか。
･共通事項31：高耐食性メッキは不要･共通事項27･共通事項38：新棟2F空調機械室、6F電気室･共通事項31･共通事項39：対象なし･共通事項38･共通事項40：対象なし･共通事項39･その他特記事項8：対象なし･共通事項40･その他特記事項8

41

A-005
A-074

ｱﾙﾐ製建具性能において、建具詳細図2が特記仕様書-5と 宜しいです。
くい違います。建具詳細図に該当する建具の性能は建具 特記仕様書の記載（16.2.2のB種）でなく、詳細図を正と考えて宜しいでしょうか。
建具詳細図（性能高い方）を正としてくださ<建具詳細図>い。
・耐風圧性･･･2559Pa
新棟建設工 ・気密性･･･A-4
・水密性･･･W-5
事<特記仕様書>・耐風圧性･･･S-5
・気密性･･･A-3
・水密性･･･W-4

A-076
42
A-079

43 A-076

建具姿図、建具詳細図2にAW-N407の記載がありますが、 建具姿図・建具詳細図2のAW-N407をAW-N307
新棟建設工 建具ｷｰﾌﾟﾗﾝ、建具ﾘｽﾄにありません。該当なしと考えて としてください。
事宜しいでしょうか。
AW-N407はありません。
下記の建具ｻｲｽﾞにおいて、建具ﾘｽﾄが建具姿図とくい違 AW-M108、N109：H3185を正。
AW-N405：W3600を正。
います。以下の様に考えて宜しいでしょうか。
AW-N505：W3600を正。
建具ﾘｽﾄ
建具姿図
新棟建設工 ・AW-N108
H3200
H3185
→H3200を正事
・AW-N109
H3200
H3185
→H3200を正・AW-N405
W3600
W2400
→W3600を正・AW-N505
W3600
W2400
→W3600を正AG-N02～04のｻｲｽﾞが不明です。御指示下さい。

44 A-079

45 A-077～79

以下としてください。
AG-N02：W3700×H1150（開口率60%）
新棟建設工
AG-N03：W1200×H2250
事
AG-N04：W2400×H1000
下記の建具の数量において、建具ｷｰﾌﾟﾗﾝが建具ﾘｽﾄとく 宜しいです。
い違います。建具ｷｰﾌﾟﾗﾝを正と考えて宜しいでしょう AG-N03：６階分が0→１
LSD-N07：１階分が8→10か。
新棟建設工
LSD-N12：１階分が1→2
建具ｷｰﾌﾟﾗﾝ
建具ﾘｽﾄ
事
・AG-N035
4・LSD-N0715
13・LSD-N122
1

46 A-080

新棟建設工
事

47 A-080

新棟建設工
事

48 A-080

新棟建設工
事

49 A-039～052

新棟建設工
事

50

A-073
A-079

新棟建設工
事

51

A-045
A-079

新棟建設工
事

52

A-073
A-080

53

A-058
A-080

A-075
54 A-076
A-080
55

A-061
A-080

56 A-050

LSD-N03～05において、建具ﾘｽﾄに排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ UCとあり 記載欄に相違があります。排煙ペレーター欄
ますが、UCの凡例が不明です。ｱﾝﾀﾞｰｶｯﾄと考えて宜しい ではなく換気ガラリ欄が正です。
でしょうか。
UCはアンダーカットで宜しいです。
N-076図の右上に凡例・仕様があります。
LSD-N04のｶﾞﾗｽが不明です。ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ t=5 (W80× 宜しいです。
H150)と考えて宜しいでしょうか。
LSD-N18の建具形式において、形式欄(建具ﾘｽﾄ)に引-ﾌﾗ 「引-フラ」→「引-スリ」、フィルム貼に変とありますが、ｶﾞﾗｽの記載がありくい違います。ｶﾞﾗｽは 更してください。
不要と考えて宜しいでしょうか。
SW-N01の建具形式において、建具ﾘｽﾄに標準詳細参照と A-045図D7-1（C）としてください。
ありますが、標準詳細図に記載がありません。建具形式 よって生理検査カウンターは同図（A）からは片袖FIX+片引き窓と考えて宜しいでしょうか。
（C）に変更してください。
Sh-N01～02の座板･ﾚｰﾙ･ﾏｸﾞｻにおいて、建具ﾘｽﾄ:指定色 SOP指定色としてください。
が建具特記･建具詳細図1:St SOPとくい違います。建具ﾘｽﾄを正とし、焼付塗装 指定色と考えて宜しいでしょうか。
SMA-N02～N05の高さにおいて、建具ﾘｽﾄ:H600が標準詳細 宜しいです。
図:H500とくい違います。H600を正と考えて宜しいでしょうか。

YS-N01のｻｲｽﾞにおいて、建具ﾘｽﾄ:W6600×H2700が建具特 宜しいです。
新棟建設工 記･建具詳細図1:W6758×H2565とくい違います。W6600×
事
H2700を正と考えて宜しいでしょうか。
SPt-N01のWｻｲｽﾞにおいて、平面詳細図1:W9700が建具ﾘｽ 宜しいです。
新棟建設工 ﾄ:W10700とくい違います。W9700を正と考えて宜しいで事しょうか。
SPt-N01、SPt-N04～N15のｶﾞﾗｽ(FIX部)において、建具詳 強化ガラス（T10）としてください。
新棟建設工 細図3:ﾌﾛｰﾄ10mmが建具ﾘｽﾄ:T10、建具姿図:透明防音合わせｶﾞﾗｽ t5+5とくい違います。ﾌﾛｰﾄ10mmを正と考えて宜事しいでしょうか。
SPt-N09において、平面詳細図4に腰上ｶﾞﾗｽとあります 宜しいです。
新棟建設工 が、施工範囲が不明です。FIX部H1000～H2700(扉は除事く)と考えて宜しいでしょうか。
標準詳細図12において、D-6 放射線防護引戸(自動)詳細 宜しいです。
新棟建設工 図がありますが、該当建具が不明です。不要と考えて宜事しいでしょうか。

A-50
57
A-80
58 A-079

59

A-075
A-079

60 A-079

61 A-005

62

A-010
A-073

63 A-006

64

A-033
A-102

標準詳細図12にXW-1～3がありますが、建具ﾘｽﾄ:XW-N01 宜しいです。
新棟建設工 ～N03とくい違います。XW-1～3を正と考えて宜しいで 名称はXW-N01＝XW-1、XW-N02＝XW-2、
事
しょうか。
XW-N03＝XW-3
SLD-N01の建具形式において、建具ﾘｽﾄに標準詳細参照と SLD-N01：A-075図の移動間仕切詳細図
新棟建設工 ありますが、該当図面が不明です。御指示下さい。
SLD-N02～04：A-041図のSLW（スライディン
事
グウォール）詳細図となります。
上記質疑が宜しい場合、表面仕上が建具ﾘｽﾄ:DF、BA-Eが 宜しいです。
新棟建設工 建具詳細図3:焼付塗装とくい違います。DF、BA-Eを正と事考えて宜しいでしょうか。
建具詳細図3(移動間仕切詳細図)にﾊﾟﾈﾙｽﾄｯﾊﾟｰ表面仕上 宜しいです。
新棟建設工 (内装工事)とありますが、仕上が不明です。SOP塗装と事考えて宜しいでしょうか。
建築工事特記仕様書5(鋼製建具)に下記の項目の記載が 宜しいです。
ありますが、該当建具が不明です。不要と考えて宜しい
新棟建設工 でしょうか。
・簡易気密型ﾄﾞｱｾｯﾄの等級
事
・防音ﾄﾞｱ、防音ｻｯｼの等級
・断熱ﾄﾞｱ、断熱ｻｯｼの等級
外壁～外部建具枠廻りの充填材において、建具特記･建 宜しいです。
新棟建設工 具詳細図:ﾛｯｸｳｰﾙ充填が共通事項･凡例等:硬質ｳﾚﾀﾝ吹付
充填(t=25)とくい違います。ﾛｯｸｳｰﾙ充填を正と考えて宜事しいでしょうか。
建具特記仕様書6にｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ工事(●印)がありますが、 既存取合部に既存カーテンウォールがあるの
新棟建設工 建具表に記載がありません。該当なしと考えて宜しいで で●としていました。新設の建具カーテン事
しょうか。
ウォールは該当有りません。
ﾋﾟﾛﾃｨにおいて、矩計図2では車道用ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞの記載が アスファルトを正とします。
新棟建設工 ありますが、外構計画図では、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装が同範囲にあ カラーアスファルトとしてください。
り、相違します。外構計画図を正と考えて宜しいでしょ
事
うか。

A-081
65
A-085

ﾏﾙﾁﾝｸﾞにおいて、植栽計画図ではt30、詳細ではt60と相 植栽計画図のｔ30を正としてください。
新棟建設工 違します。植栽計画図を正と考えて宜しいでしょうか。
事

A-081
66
A-085

2F植栽計画図において、ﾜｲﾔｰ緑化の記載がありますが、 宜しいです。
新棟建設工 適用範囲が不明です。AB～AD通り間に適用と考えて宜し 最寄りの桝に接続してください。
事
いでしょうか。

67 A-102

68 A-103

69 A-103

70 A-103

71 A-084
72 A-058
AK-019AK-02073
AK-023AK-024外構計画図において、建物東側の砕石舗装とｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ 宜しいです。
新棟建設工 舗装の計画ﾚﾍﾞﾙが不明です。現況ﾚﾍﾞﾙと同程度と考えて事宜しいでしょうか。
管渠工において、車両通過部分はｺﾝｸﾘｰﾄ巻きとあります 通り芯AA～AB間のVP管をコンクリート巻きと
新棟建設工 が、適用範囲が不明です。適用無しと考えて宜しいで します。
事
しょうか。
花壇壁工において、品番としてﾕﾆｿﾝ:ﾘｹﾞﾙの記載があり リゲルの記述は削除とし、図示の通りRC花壇
ますが、段数毎の適用範囲が不明です。全て2段と考え 壁とします。
新棟建設工 て宜しいでしょうか。
花壇壁工のコンクリート壁は高さGL+H800と事
し全体Hは1200とします。壁仕上げは打ち放し補修＋撥水剤とします。
各桝、人孔において、H寸法と蓋の種別、耐荷重等の詳 桝はH800としてください。その他は宜しいで
新棟建設工 細が不明です。桝：H600 ｽﾁｰﾙ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 車両通行部 す。
T-25(その他はT-2)、人孔H2500と考えて宜しいでしょう事か。
新棟建設工 屋上緑化詳細図において、標準断面図の凡例に記載の段 凡例の数量を正としてください。
数と数量を正と考えて宜しいでしょうか。
事
平面詳細図において、入口前に側溝の記載があります 宜しいです。
新棟建設工 が、詳細が不明です。U180 T-2と考えて宜しいでしょう 最寄りの桝に接続してください。
事か。
外待合床の撤去範囲について、撤去平面詳細図と復旧平 宜しいです。
既設建物取 面詳細図で既設のままの範囲がくい違います。撤去平面
合い改修工 詳細図を正と考えて宜しいでしょうか。
事

AK-01774
AK-048ACW-104の一部新設において、既存ACW-104改修詳細図の AK-048を正としますが、AK-048図のFE通り間
既 設 建 物 取 姿図が外壁取合改修図の復旧 立面図(西面)とくい違い （中庭に面する部分）１階は、AK-017図の合 い 改 修 工 ます。既存ACW-104改修詳細図を正と考えて宜しいで ECPタイル貼を正とします。
事
しょうか。

AK-02075
A-045

復旧高層棟1階ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ室において、復旧平面図で天井ｽｸ 宜しいです。
既 設 改 修 工 ﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽが破線表記になっていますが、建築工事で見込むと考えて宜しいでしょうか。見込む場合、仕様は標準事
詳細図7<D6-9>と考えて宜しいでしょうか。

76

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ接着剤、PB、ｹｲｶﾙ板は全てｱｽﾍﾞｽﾄ含有と考えて 調査報告書の通り、内装では既設下地ボード
宜しいでしょうか。
のケイカル板・PB板・FGボードの継ぎ目処理部のパテ、及びフローリング直貼部の接着
既設改修工
剤、外装では吹付タイル仕上、配管ではジョ事
イント部ガスケットに含有が確認されました
ので、調査箇所以外の同仕様の既存部に存在するものと想定してください。

77 AK-004

特記仕様書4.7節に層間変位等によるきしみ音対策が有 宜しいです。
既 設 改 修 工 とありますが、軽鉄壁下地にPPﾃｰﾌﾟ貼と考えて宜しいで事しょうか。

78 AK-014

79

AK-015AK-021

AK-019AK-02080
AK-022
A-044

AK-019AK-02081
AK-022
A-044
AK-019AK-02082
AK-022
A-044
AK-019AK-02083
AK-022A-044

既 設 改 修 工 撤去･復旧壁について、壁仕上7のｹｲｶﾙ板の厚みが不明で 宜しいです。
す。T8と考えて宜しいでしょうか。
事
天井岩綿吸音板について、撤去及び復旧共厚みが参考品 t12としてください。
既 設 改 修 工 番記載箇所ではｔ＝9.0、仕上表天井仕上欄ではt=12とくい違います。現況の2階運動療法室以外はt=9.0を正と事考えて宜しいでしょうか。
SKﾗｲﾆﾝｸﾞについて、撤去平面詳細図及び撤去展開図でﾗｲ 撤去平面詳細図を正とします。面台撤去の文ﾆﾝｸﾞ等の記載がない場合は不要と考えて宜しいでしょう 字記載のない以下面台を追加とします。
か。
・AK-019図：7通り-L通りの解析室左上のL背面
既設改修工
・AK-019図：泌尿器科処置室のSK背面
事・AK-023図眼科：眼科検査室1・処置室のL背面（計２箇所）・AK-023図脳神経外科：診察室1のL背面
ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁について撤去･復旧共標準詳細図のｽﾃﾝﾚｽ巾木は 宜しいです。
既 設 改 修 工 部屋仕上の巾木に読み替えるものと考えて宜しいでしょうか。
事
ﾗｲﾆﾝｸﾞ撤去高層棟1階洗浄室等、陶器のつかない面台の 宜しいです。
既 設 改 修 工 高さは展開図等で記載が無い限りH=1,000程度と考えて宜しいでしょうか。
事
高層棟1階洗浄室SKﾗｲﾆﾝｸﾞ等復旧平面詳細図と標準詳細 宜しいです。
既 設 改 修 工 図でﾗｲﾆﾝｸﾞの出幅がくい違う場合は復旧平面詳細図を正と考えて宜しいでしょうか。
事

AK-02484
AK-045
85

86

87

88
89

90

91

LSD-K128の数量において、既存改修 C工区 1F 復旧 平 宜しいです。
既 設 改 修 工 面詳細図:6ヶ所が建具ﾘｽﾄ:7ヶ所とくい違います。6ヶ所事を正と考えて宜しいでしょうか。

SD-K103のWｻｲｽﾞにおいて、既存改修 建具姿図:W2600が リストのW850を正とします。WHで記載してい既 設 改 修 工 既存改修 建具ﾘｽﾄ1:W850とくい違います。W2600を正と る姿図は型式を示し、WHはリストのサイズと事考えて宜しいでしょうか。
します。
既存改修 建具ﾘｽﾄ1(一般事項)にｱﾙﾐｻｯｼｭ設備ﾀﾞｸﾄ接続用 宜しいです。
ﾁｬﾝﾊﾞｰBOXは、室内側断熱処理とし、ﾀﾞｸﾄ接続のない部
既 設 改 修 工 分はBOX同材にて塞ぎ、室内側断熱材吹付とする。と記AK-045事
載がありますが、該当建具が不明です。不要と考えて宜しいでしょうか。
既存改修 建具ﾘｽﾄ1(一般事項)にﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞはｹｲｶﾙ板t6.0 宜しいです。
AK-045
既 設 改 修 工 AEP、耐火ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞはｹｲｶﾙ板t35 AEPとする。と記載がありますが、該当建具が不明です。不要と考えて宜しい
AK-046
事でしょうか。
AK-014
既 設 改 修 工 既設防振二重床の仕様が不明です。A-042図D4-24、凡例 A－49図D-10の床とします。
Cと考えて宜しいでしょうか。
A-042
事
AK-014
既 設 改 修 工 撤去高層棟1階聴力検査室等において、防音ｼｰﾙﾄﾞ内の撤 A－49図D-10の防音天井・壁・床とします。
去で見込む必要があるものを御指示下さい。
AK-019
事
高層棟1階待合廊下(X2-8/YM-N通り)において、間仕切撤 AK-014仕上表で、待合廊下の復旧仕上は、撤去に伴い、床･壁･天井の復旧が必要ですが、仕上表に記 去側に記載のある待合廊下と同じとします。
載がありません。外待合に倣い下記と考えて宜しいで ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄの改修はありませんが、6通り部分にしょうか。また、上部ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄは改修不要と考えて宜し SM-A新設しますので、梁型上部からﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ
AK-014
既 設 改 修 工 いでしょうか。
までの間に廊下を区切るS壁を新設し、ﾄｯﾌﾟﾗ
AK-019～021 事
ｲﾄの枠に取合い金物で取付るものとします。
･床･･･ｶｰﾍﾟｯﾄﾀｲﾙC･巾木･･･木製･壁･･･ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ･天井･･･岩綿吸音板+EP(天井伏図)

AK-045AK-047

AK-023AK-025撤去１階眼科･耳鼻咽喉科中待合において、壁の撤去範 宜しいです。
囲が撤去平面詳細図で既設のままの範囲となっていると
既 設 改 修 工 ころが、撤去展開図及び復旧展開図では仕上のみ撤去の範囲となっています。撤去平面詳細図を正とし、壁撤去
事より向かって左側は既設のままと考えて宜しいでしょうか。

既設1階外来受付5において、床撤去有無が撤去平面詳細 宜しいです。
既 設 改 修 工 図では室内全体該当、撤去床伏図では既設のままとくい
92 AK-019～021
違います。床は全撤去復旧、天井は天井伏図より部分撤事
去復旧と考えて宜しいでしょうか。
１階外来受付5において、壁の撤去範囲が撤去詳細図平 宜しいです。
面図ではｶｳﾝﾀｰ廻りのみで隣室の撤去時診察室6の壁には
AK-019既 設 改 修 工 何も記載が無く既設のままの範囲ですが、撤去展開図及93
び復旧展開図では仕上のみ撤去の範囲となっています。
AK-022
事
撤去平面詳細図を正と考えて宜しいでしょうか。

94 AK-019

95 AK-021

96 AK-024

97 AK-023

AK-02698 AK-029
A-043

AK-01299 AK-026
AK-028

既設低層棟1階X4-5/YI-J通り処置室において、WK及び仕 処置室・光線治療室は改修範囲外ですので、様不明の四角形に撤去とありますが、復旧平面詳細図で 室内のWK・L・棚は既存のままとします。
既 設 改 修 工 は同箇所に同物があり新設等の記載がありません。撤去事不要と考えて宜しいでしょうか。
既設低層棟1階X6-7通り診察室7-11及び光線治療室にお 宜しいです。
既 設 改 修 工 いて、ｶｰﾃﾝﾚｰﾙが撤去天伏図に図示のみ記載があり、復旧天井伏図では無しとなっていますが、既設のまま範囲
事のため、撤去不要と考えて宜しいでしょうか。
復旧低層棟1階ｽﾀｯﾌ通路･患者支援ｾﾝﾀｰ～患者支援ｾﾝﾀｰ事 H=床段差高、W=25、t2.0曲げ加工HL仕上とし
既 設 改 修 工 務室において、ｽﾛｰﾌﾟ脇上り框の仕様が不明です。ｽﾃﾝﾚｽ ます。
事
t2.0 W=100と考えて宜しいでしょうか。
撤去低層棟1階精神科中待合において、外待合からの入 宜しいです。
既 設 改 修 工 口横に撤去物の記載がありますが、詳細が不明です。
事
ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ H=2000と考えて宜しいでしょうか。
撤去高層棟1階化学療法室等において、撤去の作業台 標準詳細図5を正とします。他工区において(WK)の高さが撤去展開図ではH=70、標準詳細図5<D5-14> も同様とします。
既 設 改 修 工 ではH=850･940とくい違います。F工区の撤去展開図に記事載があるものが全てH=700の為、F工区はSTEP-2範囲も含め全てH=700を正と考えて宜しいでしょうか。
撤去高層棟1階化学療法室において、AD建具前の床が工 撤去復旧床伏図の白抜きは、図示凡例通り、
事手順図STEP-1.2でどちらにも撤去の着色がされていま 仕上のみを撤去復旧することを示します。
既 設 改 修 工 せんが、撤去平面詳細図では撤去範囲となっておりくい よって撤去復旧を見込むことでよいです。
違います。撤去平面詳細図を正とし、STEP-1で同範囲の事
床･壁･天井の撤去を見込むと考えて宜しいでしょうか。

AK-012100 AK-026
AK-028AK-015AK-027
101
A-042

AK-015102 AK-027
A-042

103

AK-015AK-028104

AK-015AK-027

AK-015105 A-051
A-042
AK-015106 A-051
A-042

107

AK-015AK-028108 A-046

撤去高層棟1階化学療法室において、撤去及び復旧の床 STEP1で化学療法室は床・天井共に全撤去とが工事手順図STEP-1.2.4の仮囲いで納まらない範囲があ します。
既 設 改 修 工 りますが、STEP-2で見込むと考えて宜しいでしょうか。
事(天井は既設のままになっており、床のみ撤去復旧範囲となっています)。
高層棟1階風除室において、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ下床仕上げが標準 宜しいです。
既 設 改 修 工 詳細図4<D4-28>では防水ﾓﾙﾀﾙ、仕上表備考欄では塗膜防水(WP)とくい違います。標準詳細図を正と考えて宜しい事でしょうか。
高層棟1階風除室天井において、ｹｲｶﾙ板に仕上の記載が ケイカル板NAD仕上とします。
ありませんが、他室に倣いNADを見込むと考えて宜しい
既 設 改 修 工 でしょうか。また、復旧仕上表ではｹｲｶﾙ板、復旧天井伏事
図では岩綿吸音板とくい違います。仕上表を正と考えて宜しいでしょうか。
高層棟1階WCにおいて、天井が復旧仕上表ではVｸﾛｽ、復 宜しいです。
既 設 改 修 工 旧天井伏図では岩綿吸音板とくい違います。仕上表を正事と考えて宜しいでしょうか。
高層棟1階操作室において、踏込部分及びｽﾛｰﾌﾟ部の上り H=床段差高、W=25、t2.0曲げ加工HL仕上とし
既 設 改 修 工 框仕様が不明です。ｽﾃﾝﾚｽ t2.0 W=100と考えて宜しいで ます。
事
しょうか。
高層棟1階血管撮影室において、巾木が仕上表では床材 宜しいです。
既 設 改 修 工 立上、標準詳細図13ではﾋﾞﾆﾙ巾木とくい違います。仕上事
表を正と考えて宜しいでしょうか。
高層棟1階血管撮影室において、壁の鉛範囲が復旧平面 既設RC壁部は設備開口等の壁開口状況が不明
既 設 改 修 工 詳細図ではRC壁側に鉛の記載がありませんが、標準詳細 なため、標準詳細図13を正とします。
図13では4周鉛とくい違います。復旧平面詳細図を正と事考えて宜しいでしょうか。
撤去高層棟1階風除室3･復旧ｽﾀｯﾌ室天井において、仕上 天井伏図を正とし、撤去復旧（PB下地内部用
表でｽﾀｯﾌ室では既設のままとありますが、撤去天井伏 岩綿吸音板t12貼）とします。
既 設 改 修 工 図･復旧天井伏図では撤去復旧範囲となっておりくい違事います。風除室の天井は既設のまま残すものと考えて宜しいでしょうか。
高層棟1階血管撮影室のﾄﾞﾚﾝﾊﾟﾝについて、標準詳細図 血管撮影室南東角のＰＳ内にある空調ドレン
既 設 改 修 工 8<D8-1>に軒樋100角程度、竪樋φ60程度とありますが、 管に接続とします。
事
落とし口の位置及び排水経路を御指示下さい。

109

A-051
AK-045AK-015110 AK-028

111 AK-033

112 AK-031

113

AK-035AK-036

既存改修 E、F工区 1F 復旧 平面詳細図において、下記 宜しいです。
の建具が建具ﾘｽﾄにありません。建具ﾘｽﾄの建具を以下の様に読替えて宜しいでしょうか。
＜読替前＞
＜読替後＞
・SD-K108
→
XHD-5
既設改修工
・SW-K101→
XW-4
事・SD-K107→
XHD-3
・SD-K105→
XHD-6
・SD-K106→
XD-3
撤去高層棟1階診察室1.2及び救急外来の一部と復旧診察 宜しいです。
室1～3及び中待合について、天井が撤去天井伏図で撤去
既 設 改 修 工 範囲、仕上表及び復旧天井伏図では既設のままとくい違事います。全て撤去新設と考えて宜しいでしょうか。
2階ｶﾙﾃ庫において、下記図示の詳細が不明です。御指示 自走台車レールを室内に見える部分のみ撤去下さい。
を示します。メーカーに確認したところ、自走台車システムは使用しておらず、メンテナ
ンス契約も終了しているため、建設業者側で切断・解体して問題ないと確認がしてありま
既設改修工
す。
事

既 設 改 修 工 2階事務室2･3において、上り框の仕様が不明です。ｽﾃﾝﾚ H=床段差高、W=25、t2.0曲げ加工HL仕上とし
ｽ t2.0 W=100と考えて宜しいでしょうか。
ます。
事
復旧2階作業療法室前室において、室内側からAWK201窓 AW-K201とKIの間はHSとし、AWガラス背面側
が流し台KI背面壁でほぼ見えなくなるような図示となっ はケイカル版EP仕上（AW枠にアルミアングル
既 設 改 修 工 ていますが、窓額縁との納まりが不明です。また、ﾊﾞﾙｺ 固定）とします。HSのKI側の見えががり部分
ﾆｰ側から流し台KI背面壁が見掛ると思われますが処理が はHSに化粧ケイカル板t6貼仕上とします。
事不明です。流し台背面にも面材と同じﾊﾟﾈﾙを見込んで宜しいでしょうか。

114 AK-034

撤去高層棟2階水治療室において、撤去平面詳細図でｼｬ 壁部はライニングではなく、CB積壁です。目
ﾜｰｺｰﾅｰ内にﾗｲﾆﾝｸﾞと目皿のような記載がありますが撤去 皿のようなものは床排水溝です。排水溝は指既 設 改 修 工 展開図等に記載が無く撤去物が不明です。御指示下さ 摘の処理の上、床仕上とします。
い。また、入口に溝のような記載がありますが、溝蓋撤事
去W=100･300+ﾓﾙﾀﾙ埋めを見込むと考えて宜しいでしょうか。

撤去高層棟2階作業療法室･浴室及び復旧ﾘﾊﾋﾞﾘｽﾃｰｼｮﾝ･水 壁撤去があるため、撤去天井伏図を正としま
AK-013既 設 改 修 工 治療ｺｰﾅｰ浴室天井において、撤去天伏図では撤去範囲、 す。また、壁仕上（タイル貼）も撤去し、復115 AK-016
撤去仕上表では既設のままとくい違います。撤去天伏図 旧仕上はリハビリテーション室壁仕上に同じ事
AK-034～036
を正と考えて宜しいでしょうか。
とします。
116 AK-035

117 AK-035
118

AK-034AK-035

119 AK-039

120 AK-039

121 AK-046

屋外運動療法施設について※別紙参照とありますが、図 A-084屋上緑化詳細図4を参照ください。
既 設 改 修 工 面が見当たりません。無しと考えて宜しいでしょうか。
事
屋外運動療法施設のｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷのｽﾃﾝﾚｽ手摺の高さが不明 支柱SUS-FB9✕50@900アンカーボルト留めの既 設 改 修 工 です。詳細も併せて御指示下さい。
上、SUSパイプ42φ手摺曲線加工H800を支柱
事に溶接留めとします。
H＝400と考えてください。
既 設 改 修 工 ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷﾍﾞﾝﾁの高さはH=200と考えて宜しいでしょうか。
事
ELV-8更新詳細図1の工事区分表に、昇降路内鉄骨及び乗 当該ELVシャフトは竪穴防火区画ではないた
既 存 不 適 格 場出入口廻りの耐火処理工事と記載がありますが、耐火 め、耐火処理は不要とします。
解 消 改 修 工 処理方法が不明です。三方枠廻りﾓﾙﾀﾙ詰めと考えて宜し
事いでしょうか。
既 存 不 適 格 ELV-8更新詳細図1の工事区分表に、昇降路ｶﾞﾗｽ養生工事 備考欄記入の通り、防炎シートでシャフトガ解 消 改 修 工 と記載がありますが、詳細が不明です。御指示下さい。 ラス部を全面養生を行うこととします。
事既 存 不 適 格 SS-101～404の改修において、建具ﾘｽﾄに危害防止装置追 宜しいです。
解 消 改 修 工 加とありますが、塗装の塗替等は不要と考えて宜しいでしょうか。
事122 AK-046

123 A-012

124 A-012

SS-201～403のｻｲｽﾞ、建具形式において、建具ﾘｽﾄに図示 電動重量シャッター（特定防火設備）です。
とありますが、該当図面が不明です。建具形式は電動軽 サイズ(WｘH)は以下です。
量ｼｬｯﾀｰと考えて宜しいでしょうか。また、ｻｲｽﾞを御指 SS-201:3050x2590、SS-202:3165x2490、
示下さい。
SS-301:2105x2340、SS-302:2965x2340、SS-303:3180x2590、SS-304:2105x2340、SS-401:3100x2340、SS-402:3120x2340、SS-403:3040x2340
既存不適格
また、以下の電動防火SSにも危害防止装置を解消改修工追加とします。
事
・低層棟1階中庭２東側にある説明コーナー2のシャッター
SS-105:2320x2590、SS-106:3895x2590
・高層棟1階ELVホール1潜り戸付シート
シャッター
SS-01:3640x2640
地下1階ｺｰｼﾞｪﾈ室において、設備基礎1がﾘｽﾄではW6400× W7100×H1300を正としてください。また蓋はD3400、復旧平面詳細図ではW7100×D1300程度とくい違 不要とします。
ｴﾈﾙｷﾞｰ棟機 います。ﾘｽﾄを正と考えて宜しいでしょうか。また、設器改修工事 備基礎1に配管ﾋﾟｯﾄが被っている範囲については、配管
ﾋﾟｯﾄ蓋は不要と考えて宜しいでしょうか。
ｴﾈﾙｷﾞｰ棟機 地下1階ｺｰｼﾞｪﾈ室において、撤去設備基礎Cの高さが不明 H150と考えてください。
器改修工事 です。H=300と考えて宜しいでしょうか。

技術提案書及びVE提案書等に関する質問（電気）
No.

区分

1

共-3

共通事項

2

共-4

共通事項

3

E-103

4

E-202
既存図
E05

5

E-223

質問内容

回答

各室の衛生器具の電源の有無及び数量は機械設備図を参 基本的にコンセント図等に反映されています
照し設けること。との記載がございますが、「現状のコ が、建築・機械設備図を確認し、不足分があンセント図等には反映されていない」と考えて宜しいで れば見込んでください。
しょうか。ご指示願います。
既設病院の外来診療部以外は24時間稼働のため工事に際 原則お見受けの通りですが、各工事エリアのしては既存病院の運営への影響を最小限に抑えるように 状況については個別に調整させていただくこ
努め、作業時間、資材搬出入動線、振動騒音工事の時間 とを考えています。
帯、病院利用者の安全対策などの施工計画を病院と協議した上で決定すること。との記載がございますが、既設病院改修工事の時は、工事関係者以外立ち入り禁止と考えて宜しいでしょうか。ご指示願います。

6 製造者名 納入する機器および製品は、原則として、 照明器具等のシールについては外さなくて良表面に製造者名は表示しない。記載がございますが、照 いものとします。
新棟建設工事 明器具等にメーカーのシールが貼ってあるものは外さな
くても宜しいでしょうか。
外構の高圧ケーブルのルートのハンドホールに撤去→新 高圧ケーブル用ハンドホールのFEP管は現設の記載がございますが、参考既存図に高圧ケーブル以 在、空配管の状態でケーブルはありません。
外のFEP管内に既設ケーブルがございますが、こちらの新棟建設工事 ケーブルは再接続しないと考えて宜しいでしょうか。
又、ケーブルは配管内に残置と考えて宜しいでしょうか。
図面E-223 (注記) に「・主開閉器はトリップ警報付と 警報出力先は中央監視設備（機械設備工事）
し、漏電警報、SPD故障警報等と合わせて各盤毎に外部 に見込んでいます。
新棟建設工事 警報出力を行う。」とありますが、警報出力先の詳細がありません。今回工事範囲は盤の接点出しのみとして宜しいでしょうか。

6

7

E-223

図面E-223 (注記) に「・テナント盤(N4L-3・N5L-5) テナント盤(N4L-3・N5L-5)の一般回路はテナ
は、二種耐熱盤のみ本工事とする。」とありますが、二 ント工事（別途工事）です。法的に必要な非種耐熱盤（N4L-3・N5L-5）の盤内容が記載無く、ブレー 常用照明用に二種耐熱盤を見込んでくださ
新棟建設工事 カー数等が不明です。
い。
他の盤同様にAC-GC回路の15回路分のブレーカー回路を見込んだ盤を計上すると考えて宜しいでしょうか。

E-226

新棟の工事項目に照明制御設備がありますが、図面E- 照明制御設備はリモコンスイッチ及び配線を226の「注記 5）既設棟守衛室にリモコンスイッチR30を 見込んでください。既設に照明制御盤はあり設け照明操作できるものとする。」とあります。照明制 ません。
新棟建設工事 御設備としてはリモコンスイッチおよび配線とし、既設照明制御盤の改修または照明制御盤の新設はないものと考えて宜しいでしょうか。

8

E-226

9

EK-400A-027

10 EK-400

11 EK-400

図面E-226の「注記 6）下記は、昼光センサーを見込み 宜しいです。
昼光制御可能とする。・・・・・・・」とありますが、新棟建設工事 記載のエリアにて照度の設定および制御が可能であれば良いと考えて宜しいでしょうか。
特定天井改修範囲に関する工事です。
VE提案採用前概算工事費見積内訳
既存不適格解消工事の工事項目に電灯設備、動力設備、 EK-413（電灯）、425（非常灯）の注記、及
拡声設備、監視カメラ設備、自動火災報知設備がござい び参考図E-175の放送・監視カメラ設備（ス
既設改修工事 ますが、EK-400図 ２改修内容の1.既設不適合エレベー ピーカは撤去・再取付、カメラは撤去のみ再
ター8号機更新に伴う工事とA-027図 特定天井改修範囲 取付不要）、参考図E-214の火災報知設備の撤去・再取付けを見込んでください。
の各設備機器改修と考えて宜しいでしょうか。
病院運営用の電源も見込んでください。
3.その他注記
電力ケーブルの切替えに際し、必要に応じて仮設、発電
既設改修工事 機・仮設切替盤、仮設ケーブルを見込む。記載がございますが、工事用の電源のみと考えて宜しいでしょうか。
特記仕様書内、既設改修図面に事前調査があり、負荷容 改修工事に必要な既設機器のみで構いません。
量の記載がございます。
今回の改修部以外の既設設備の調査も含まれる考えにな
既設改修工事 りますでしょうか。
（含まれる場合、既存棟(エネルギー棟含む）の延床面
積 27,256㎡あり、詳細まで必要になりますと莫大な調査費用が発生します)12 改修共通

13 共通

14

E-206
E-217

エネルギーセンターの改修を含め、既設改修工事におい 改修工事に必要な情報は配布資料の認識です
が、不足資料があれば施工業者特定後に提示
既設改修工事 て、電源切り替え工事等が多数あります。
改修工事履歴はありますでしょうか。
可能な履歴はお示しします。
既存の撤去受変電設備機器は全てPCBが含有していない PCBは含有していないとお考え下さい。
エネルギー棟 ものと考えて宜しいでしょうか。
機器改修工事 もしPCBが含有するものがあれば、対象となる機器をご指示願います。
既設受変電設備の低圧切替の注記に幹線ケーブルの回路 E-206図に記載の回路数を正としてくださ数が50回路以上の記載がございますが、E206図では、非 い。
常動力440V:11回路、非常動力210V：10回路、非常電エネルギー棟 灯：28回路の合計回路数が49回路となっております。
機器改修工事 残りの回路数、幹線ケーブルサイズ、ブレーカーサイズ
記載の図面をご教示いただけませんでしょうか。

15 E-230

手元切替盤のブレーカー数は、E-206配電盤リスト１の 宜しいです。
エネルギー棟 非常動力変圧器盤(1)(2)、非常電灯変圧器盤のブレー
機器改修工事 カー数が必要と考えて宜しいでしょうか。

16 E-232

動力分電盤BP-1、BP-2、BP-3に（撤去）の記載がありま 宜しいです。
エネルギー棟 すので、二次側ケーブル等も撤去するものと考えて宜し
機器改修工事 いでしょうか。

技術提案書及びVE提案書等に関する質問（機械）
No.

区分

1

M-402
M-407

2

共通

3

M-130
M-112

4

M-103

5

共通

6

M-220

質問内容

回答

緊急排水槽(北)PU配管(DP-3)の行き先が不明です、ご教 M-417のDP-1からの排水先汚水桝（B-7）に接授お願い致します。
続してください。
各種配管サイズが不明です、ご教授お願い致します。 配管サイズは、M-108の選定基準により適宜選定してください。
各種配管サイズが不明です、ご教授お願い致します。 M-108の選定基準により、適宜選定してください。
特記仕様書-3（M-103）に特殊排水と有ります、M-112の 宜しいです。
判例に医療排水管(M)と有ります。読み替えてよろしいですか。
特記仕様書-3（M-103）高温排水と有りますが、どの配 高温排水管は対象外としてください。
管になりますか、ご教授お願い致します
空調機器や外調機等に加湿がありますが、加湿配管があ M-405を参照ください。以降、適宜想定くださりません。図面等資料をご提示願います。
い。
煙道のｻｲｽﾞの表記がありません。想定すると考えて宜し 宜しいです。
いでしょうか。

技術提案書及びVE提案書等に関する質問（その他）
No.

1

2

区分

実施要項
P23

基本協定書

質問内容

回答

第10 価格の評価方法の価格評価算定表(3)に 価格の評価にて全参加者が無効となった場合は全参加【総工事費参考価格100％＜参考見積提案率】 者が失格となり、その時点で本プロポーザルは「最優の場合、無効とする（失格）となっています。 秀提案者の該当者なし」ということで終了となりま全社無効となった場合、どの様な対応をお考え す。
でしょうか。
ＶＥ提案採用後概算工事費が総工事費参考価格を超過しないことが必須となります。実施要項P15「２ 技術提案書、ＶＥ提案書及びＶＥ提案採用前概算工事費見積書の作成」P19「４ ＶＥ提案書作成の条件」に従って、十分なＶＥ提案採用金額が見込めるだけのＶＥ提案書を提出してください。また、提出されたVE提案が必ずしも全て採用となるわけではないことも考慮した
上でＶＥ提案書を作成・提出してください。
実施要項P19に記載の通り、総合的な観点から、大きな効果が得られると認められる柔軟なＶＥ提案を多数求めます。
材料等、工事請負契約以前に先行して発注しな 原則、基本協定書（案）第8条2項に記載の通り、技術
ければ間に合わないものを発注して、工事請負 協力業務の委託契約に基づく委託費を除き、本協定の契約の至らなかった場合、発注者合意の上、先 履行に関し既に支出した費用（工事請負契約以前に支行発注分について費用を負担していただけるの 出した費用）については施工予定者の負担となります。
でしょうか。