福島第一原子力発電所廃止措置に向けた取り組み— 汚染水の対応状況 －2016年6月3日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー
プロジェクト計画部 放射線管理担当
白 木

ロードマップ（2015.6.12）

12.汚染水対策 ＜汚染水対策の３つの基本方針(1） ＞
汚染源を“取り除く”①多核種除去設備による汚染水浄化②トレンチ※内の汚染水除去※「トレンチ」とは︓
配管等が入った地下トンネルです。

汚染水を取り除く• 汚染源となっている、原子炉建屋地下や建屋海側のトレンチ内に滞留する高濃度汚染水について、トレンチ内の汚染水を除去するとともに、今後、原子炉建屋地下に滞留する汚染水の量を低減させていきます。
• また、多核種除去設備により、高濃度汚染水の浄化を進め、汚染水の漏えいリスクを低減させていくとともに、処理容量等の向上を図ります。
• 原子炉建屋等の地下に滞留する汚染水の除去を一日も早く実現させます。

(放射性物質を吸着する設備の設置状況)

汚染源に水を“近づけない”③地下水バイパスによる地下水くみ上げ④原子炉建屋近傍の井戸での地下水くみ上げ⑤凍土方式の陸側遮水壁の設置⑥敷地舗装による雨水の土壌浸透の抑制

汚染水を”漏らさない”⑦水ガラスによる地盤改良⑧海側遮水壁の設置⑨タンクの増設（溶接型への交換等）

汚染源に水を近づけない• 汚染源である高濃度汚染水に新たな地下水が触れて汚染水が増えてしまうため、原子炉建屋山側（地下水の上流側）から、汚染される前に地下水をくみ上げるとともに、原子炉建屋の周りを囲む凍土方式の陸側遮水壁を設置するなど、建屋付近に流入する地下水の量を出来る限り抑制する対策を進めます。

凍結プラント

凍土遮水壁(延長：約1,500m、凍土量：約7万m3)

汚染水を漏らさない• 汚染水が海洋に漏えいしないようにするため、建屋海側の汚染エリアの護岸に水を通さない壁を設置するとともに、発電所の港湾内に水を通さない遮水壁を設置します。また、汚染水はタンクに貯蔵・管理し、余裕をもった建設計画を立てています。
(設置状況)

22.汚染水対策 ＜汚染水対策の３つの基本方針(2) ＞
汚染源を“取り除く”①多核種除去設備による汚染水浄化②トレンチ※内の汚染水除去※「トレンチ」とは︓配管等が入った地下トンネルです。

汚染源に水を“近づけない”③地下水バイパスによる地下水くみ上げ④原子炉建屋近傍の井戸での地下水くみ上げ⑤凍土方式の陸側遮水壁の設置⑥敷地舗装による雨水の土壌浸透の抑制

汚染水を”漏らさない”⑦水ガラスによる地盤改良⑧海側遮水壁の設置⑨タンクの増設（溶接型への交換等）

3

2.汚染水対策 ＜汚染水対策の３つの基本方針(3) ＞

4

2.汚染水対策 ＜➊汚染源を取り除く(1)＞対策① 多核種除去設備による汚染水浄化
淡水（冷却水）
として使用

処理
された水
貯蔵タンク

処理
された水

万一の漏えいへのリスクを回避し、また作業員の被ばく低減に寄与するべく、汚染水は複数の設備で浄化しており、まずセシウム・ストロンチウムを重点的に減らし、その後トリチウムを除く大半の放射性物質を取り除きます。
事故直後からタンクに貯めてきた高濃度汚染水はタンク底部の残水を除き，2015年5月27日に浄化を完了しています。

貯蔵タンク

対策② トレンチ内高濃度汚染水の除去

津波等により高濃度汚染水が流出するリスクを回避するため、建屋の海側の地下トンネル（トレンチ） ※に残留している
事故直後の高濃度汚染水を除去し、トレンチ内部を充填する作業を行いました。
周囲に浸透・拡散するリスクのある高濃度汚染水として、２号機トレンチの除去完了（6月30日）、３号機トレンチの除去完了（7月30日）しています。 ※電源ケーブル等を格納
４号機トレンチについても建屋接続部等を除き、滞留水の除去が完了しています。

5

2.汚染水対策 ＜➊汚染源を取り除く(2)＞62.汚染水対策 ＜➊汚染源を取り除く(3)＞72.汚染水対策 ＜ ❷汚染源に水を近づけない(1)＞対策⑤ 陸側遮水壁（凍土方式）の設置

建屋を凍土壁で囲み、建屋への地下水流入を抑制を図ります。
経済産業省の補助事業として2013年8月から現場にて試験を実施、2014年6月本格施工に着手しています。
山側部分について2015年7月28日 に凍結管の設置が完了し、その後、同年9月15日 に不凍液充填完了しました。
海側部分について2015年11月9日 に凍結管の設置が完了しました。
2016年3月31日から凍結運転（第１段階フェーズ１）を開始しております。

対策⑥ 敷地舗装による雨水の土壌浸透の抑制
構内の地表面をアスファルトで覆い、地表面からの放射線量低減及び雨水の地下浸透を抑制し、地下水流入量の低減を図ります。
総エリア面積145万m3に対し、進捗率約90％(2016年3月30日時点）になります。
計画エリアの100%8

2.汚染水対策 ＜ ❷汚染源に水を近づけない(2)＞92.汚染水対策 ＜ ❷汚染源に水を近づけない（3）＞102.汚染水対策 ＜ ❷汚染源に水を近づけない（4）＞112.汚染水対策 ＜ ❷汚染源に水を近づけない（5）＞122.汚染水対策 ＜ ❷汚染源に水を近づけない（6）＞13

2.汚染水対策 ＜ ❷汚染源に水を近づけない（7）＞対策③ 建屋山側の地下水くみ上げ（地下水バイパス）
原子炉建屋に入る前の地下水を井戸で汲み上げることで建屋内への地下水流入量を減らします。
汲み上げた地下水はタンクに貯め、厳しい水質管理を経て海へ排出されます。
2014年5月21日に排水を開始しており、2016年5月24日までに約189,463m3を排水しています。
本対策により地下水位は徐々に低下しており、建屋への地下水流入量が減少していることが確認されています。
対策④ サブドレンからの地下水くみ上げ
建屋近傍に設置された井戸（ サブドレン）を復旧させ、建屋周辺の地下水をくみ上げることにより、建屋内への地下水の流入を抑制します。
2015年9月3日より地下水をくみ上げ、9月14日より浄化水の排水を開始しており、2016年5月22日までに約117,163m3を排水しています。
汲み上げた地下水はタンクに貯め、厳しい水質管理を経て海へ排出されます。

14

2.汚染水対策 ＜ ❸汚染水を漏らさない（１）＞対策⑦ 汚染エリアの地盤改良・地下水くみ上げ・地表舗装
1-2号機取水口間

2-3号機取水口間

薬液（水ガラス※）注入による地盤改良を実施し、汚染している地下水の流出を抑制します。（2014年3月完了）
原子炉建屋海側の地下水を汲み上げ、地下水の流出を抑制します。
雨水の浸透抑制のため、地表面をアスファルト等で舗装します。

3-4号機取水口間

海海

地下水の汲み上げ：地盤改良壁（水ガラス 地表部処理あり）※水ガラス：ケイ酸ナトリウムと水を混ぜたもので、水飴状の性状を持つ：地盤改良壁（水ガラス 地表部処理なし）

対策⑧ 海側遮水壁の建設
１～４号機海側に深さ30m、全長780mの鋼鉄製の遮水壁（杭の壁）を設置し、港湾内へ汚染水が流出するのを防ぎます。
2015年10月26日に閉合作業が完了しています。
海側遮水壁

地下水透水層

海低透過層
地下水透水層
低透過層

15

2.汚染水対策 ＜ ❸汚染水を漏らさない（2）＞＜1号機北側、1,2号機取水口間＞

地下水移送量（移送先：2号機ﾀｰﾋﾞﾝ建屋）

No.0-3-2
1,2号機間改修ｳｪﾙ,ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ
地下水ﾄﾞﾚﾝ中継ﾀﾝｸ(A)1,380 m3/週
(5/12 0時～5/19 0時)

162.汚染水対策 ＜ ❸汚染水を漏らさない（3）＞172.汚染水対策 ＜ ❸汚染水を漏らさない（4）＞対策⑨ タンクの増設
汚染水を貯留するためのタンクは、容量が不足しないよう計画的に建設しています。
フランジ型タンク※から溶接タンクへのリプレースを順次実施しています。
※タンクの各パーツをボルトで接合したタンクで、溶接タンクと比較して密閉 性に劣る。

18

3.モニタリング <サンプリング箇所(1)>※ 港湾口北東側

港湾口東側※

港湾口南東側※

3.モニタリング <サンプリング箇所(2)>＜1号機北側、1,2号機取水口間＞

地下水移送量（移送先：2号機ﾀｰﾋﾞﾝ建屋）.

No.0-3-2
1,2号機間改修ｳｪﾙ,ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ
地下水ﾄﾞﾚﾝ中継ﾀﾝｸ(A)1,380 m3/週
(5/12 0時～5/19 0時)

秘密情報 目的外使用・複製・開示禁止 東京電力ホールディングス株式会社

20

3.モニタリング<サンプリング箇所(3)>＜2,3号機取水口間、3,4号機取水口間＞

地下水移送量（移送先：2号機ﾀｰﾋﾞﾝ建屋）

2,3号機間改修ｳｪﾙ
地下水ﾄﾞﾚﾝ中継ﾀﾝｸ(B)

370 m3/週(5/12 0時～5/19 0時)

20 m3/週(5/12 0時～5/19 0時)
秘密情報 目的外使用・複製・開示禁止 東 京電力ホールディングス株式会社

3,4号機間改修ｳｪﾙ21

3-1. モニタリング <地下水濃度の推移(1)>223-1. モニタリング<地下水濃度の推移(2)>233-1. モニタリング<地下水濃度の推移(3)>243-1. モニタリング<地下水濃度の推移(4)>253-1. モニタリング<地下水濃度の推移(5)>2,3号機取水口間の地下水の濃度推移(H-3)

Bq/L
10,000,000

海側遮水壁閉合完了
2015/10/26

1,000,000

100,000H-3
告示濃度60000Bq/L

10,000

1,000

100

10
13/5/20

13/8/18 13/11/16 14/2/14

地下水No.2
H-3
地下水No.2-7
H-3

14/5/15

地下水No.2-2
H-3
地下水No.2-8
H-3

14/8/13 14/11/11

15/2/9

地下水No.2-3
H-3
2,3uｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ
H-3

15/5/1015/8/8

地下水No.2-5
H-3
2,3u改修ｳｴﾙ
H-3

15/11/6

16/2/4

16/5/4

地下水No.2-6
H-326

3-1. モニタリング<地下水濃度の推移(6)>2,3号機取水口間の地下水の濃度推移(全β、Sr-90)
Bq/L
10,000,000
海側遮水壁閉合完了
2015/10/26

1,000,000

100,000

10,000

1,000

100

Sr-90
告示
濃度30Bq/L

10

113/5/20

13/8/18

13/11/16

地下水No.2
全β地下水No.2-6
全β14/2/14

14/5/15

地下水No.2
Sr-90
地下水No.2-7
全β14/8/13

14/11/11

15/2/9

地下水No.2-2
全β地下水No.2-8
全β15/5/1015/8/8

地下水No.2-3
全β
2,3uｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ
全β15/11/6

16/2/4

16/5/4

地下水No.2-5
全β
2,3u改修ｳｴﾙ
全β27

3-1. モニタリング<地下水濃度の推移(7)>3,4号機取水口間の地下水の濃度推移(H-3)

Bq/L
10,000,000

海側遮水壁閉合完了
2015/10/26

1,000,000

H-3
告示濃度
60000Bq/L

100,000

10,0001,000100※検出限界値未満の場合は◇で示す。検出限界値は各地点とも同じ。

1013/5/20

地下水No.3
H-3

13/8/18 13/11/16 14/2/14

地下水No.3-2
H-3

14/5/15

地下水No.3-3
H-3

14/8/13 14/11/11

地下水No.3-4
H-3

15/2/915/5/10※1

地下水No.3-5
H-3

15/8/8

15/11/6

地下水No.3-5
H-3ND値※1： 2015/5/20～7/8 水位低下のため採取出来ず

16/2/4

16/5/43,4uｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ
H-3※2

3,4u改修ｳｴﾙ
H-3※2： 2015/10/15,29,11/5 水位低下のため採取出来ず

28

3-1. モニタリング<地下水濃度の推移(8)>3,4号機取水口間の地下水の濃度推移(全β)Bq/L
10,000,000

海側遮水壁閉合完了
2015/10/26

1,000,000

100,000

10,0001,000100

Sr-90
告示
濃度30Bq/L10※検出限界値未満の場合は◇で示す。検出限界値は各地点とも同じ。
113/5/20

地下水No.3
全β13/8/18

13/11/16

地下水No.3-2
全β14/2/14

14/5/15

地下水No.3-3
全β14/8/13

14/11/11

地下水No.3-4
全β15/2/915/5/10※1

地下水No.3-5
全β15/8/8

地下水No.3-5
全βND値※1： 2015/5/20～7/8 水位低下のため採取出来ず

15/11/6

16/2/4

16/5/4※2

3,4uｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ
全β

3,4u改修ｳｴﾙ
全β※2： 2015/10/15,29,11/5 水位低下のため採取出来ず

29

3-2. モニタリング <海水濃度の推移(1)>１～４号機取水路開渠内の海水の濃度推移（Cs-137）

Bq/L
1000

海側遮水壁鋼管矢板打設(2015/9/10～9/22)(一次打設完了9/19)

海側遮水壁継手処理(2015/9/23～10/26)
Cs-137
告示濃度90Bq/L

100

10

10.1
15/1/1

15/3/2※1

港湾中央
Cs-13715/5/1

15/6/30

15/8/29

15/10/28

15/12/27

16/2/25

16/4/25※2

東波除堤北側
Cs-137※1：開渠外の採取点

東波除堤北側
Cs-137 ND値

1号機取水口遮水壁前Cs-1372号機取水口遮水壁前Cs-137

南側遮水壁前
Cs-137

注：2016/1/19以降、検出限界値を見直し（3→0.7q/L）
検出限界値未満の場合は□で示す。検出限界値は各地点とも同じ（但し、3,4号機取水口間は2.5Bq/L）。

3,4号機取水口間
Cs-137※2：海側遮水壁山側の採取点
2016/1/31採取点廃止

30

3-2. モニタリング <海水濃度の推移(2)>１～４号機取水路開渠内の海水の濃度推移（H-3）

Bq/L
10,000海側遮水壁鋼管矢板打設(2015/9/10～9/22)(一次打設完了9/19)

H-3
告示濃度

海側遮水壁継手処理(2015/9/23～10/26)

60000Bq/L

1,000

100

10

115/1/1

15/3/2

15/5/1

15/6/30

15/8/29

15/10/28

15/12/27

16/2/25

※1

港湾中央
H-3

16/4/25※2

東波除堤北側H-3※1：開渠外の採取点

東波除堤北側
H-3 ND値

1号機取水口遮水壁前H-3

2号機取水口遮水壁前
H-3

注：2015/11/23以降、検出限界値を見直し（50→3Bq/L）
検出限界値未満の場合は□で示す。検出限界値は各地点とも同じ。
（ 但し、港湾中央は2Bq/L、3,4号機取水口間は100Bq/L）

南側遮水壁前H-3

3,4号機取水口間
H-3※2：海側遮水壁山側の採取点
2016/1/31採取点廃止

31

3-2. モニタリング <海水濃度の推移(3)>１～４号機取水路開渠内の海水の濃度推移（全β、Sr-90）

Bq/L
10000

海側遮水壁継手処理(2015/9/23～10/26)

海側遮水壁鋼管矢板打設(2015/9/10～9/22)(一次打設完了9/19)

1000

100
Sr-90
告示濃度30Bq/L

10

10.115/1/115/3/2

港湾中央※1
全β
3,4号機取水口間※2全β※1：開渠外の採取点

15/5/115/6/30

東波除堤北側
全β
港湾中央
Sr-90

15/8/29

東波除堤北側
全β ND値
東波除堤北側Sr-90※2：海側遮水壁山側の採取点 2016/1/31採取点廃止©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

15/10/28

15/12/27

1号機取水口遮水壁前
全β
南側遮水壁前Sr-90

16/2/252号機取水口遮水壁前
全β
東波除堤北側
Sr-90 ND値

16/4/25

南側遮水壁前全β

注：全βについて検出限界値未満の場合は□で示す。検出限界値は各地点とも同じ。
Sr-90について検出限界値未満の場合は○で示す。検出限界値は各地点とも同じ。

秘密情報 目的外使用・複製・開示禁止 東京電力ホールディングス株式会社

32

3-2. モニタリング <海水濃度の推移(3)>
港湾内の海水の濃度推移（Cs-137）

Bq/L1000

海側遮水壁鋼管矢板打設(2015/9/10～9/22)
海底土被覆工事(2014/6/30～2015/4/23)(一次打設完了9/19)
海側遮水壁継手処理(2015/9/23～10/26)
Cs-137
告示濃度90Bq/L

100

101

注： 2015/9/16以降、検出限界値を見直し（1.5→0.7Bq/L）
検出限界値未満の場合は △ で示す。検出限界値は各地点とも同じ。

0.1
15/1/1

15/3/2

物揚場
Cs-13715/5/1６号機取水口前Cs-13715/6/30

15/8/29

15/10/28

15/12/27

港湾内北側
Cs-137

港湾内西側
Cs-137

港湾内東側
Cs-137

港湾内東側
Cs-137 ND値

16/2/25

港湾内南側
Cs-137

16/4/25

港湾口
Cs-13733

3-2. モニタリング <海水濃度の推移(4)>
港湾内の海水の濃度推移（H-3）

Bq/L
1000

海側遮水壁鋼管矢板打設(2015/9/10～9/22)(一次打設完了9/19)
海側遮水壁継手処理(2015/9/23～10/26)

100

10

10.1
15/1/1

物揚場
H-315/3/2

15/5/1６号機取水口前H-315/6/30

15/8/29

15/10/28

港湾内北側
H-3

港湾内西側
H-3

港湾内東側
H-3

15/12/27

港湾内東側
H-3 ND値

16/2/25

港湾内南側
H-3

16/4/25

港湾口
H-334

3-2. モニタリング <海水濃度の推移(5)>Bq/L

港湾内の海水の濃度推移（全β、Sr-90）

1000

100

海側遮水壁鋼管矢板打設(2015/9/10～9/22)(一次打設完了9/19)

海底土被覆工事(2014/6/30～2015/4/23)

海側遮水壁継手処理(2015/9/23～10/26)
Sr-90
告示濃度
30Bq/L10

10.10.01

0.001
15/1/1

物揚場
全β
港湾口
全β

15/3/2

15/5/1

15/6/30６号機取水口前
全β
物揚場
Sr-90

港湾内北側
全β
物揚場
Sr-90 ND値

15/8/29

港湾内西側
全β
港湾内北側
Sr-90

15/10/28

15/12/27

港湾内東側
全β
港湾口
Sr-90

16/2/25

16/4/25

港湾内東側
全β ND値港湾口
Sr-90 ND値

港湾内南側
全β

注： 全βについて検出限界値未満の場合は△で示す。検出限界値は各地点とも同じ。
Sr-90について、物揚場が検出限界値未満の場合は◇で示す。港湾口が検出限界値未満の場合は○で示す（検出限界値は港湾内北側も同じ）。

35

3-2. モニタリング <海水濃度の推移(6)>
港湾外の海水の濃度推移（Cs-137）

Bq/L
100

101

0.1
15/1/1
港湾口東側
Cs-13715/3/215/5/1

港湾口東側
Cs-137 ND値

15/6/30

港湾口北東側
Cs-13715/8/29
北防波堤北側
Cs-137

15/10/28
港湾口南東側
Cs-137

15/12/27
南防波堤南側
Cs-137

16/2/25

16/4/25

5,6号機放水口北側
Cs-137南放水口付近Cs-13736

3-2. モニタリング <海水濃度の推移(7)>
港湾外の海水の濃度推移（H-3）

Bq/L
100

10

1

0.1
15/1/1
港湾口東側
H-3

15/3/2
港湾口東側
H-3 ND値

15/5/1

15/6/30

港湾口北東側H-3

15/8/29

北防波堤北側H-3

15/10/28

15/12/27

港湾口南東側H-3

南防波堤南側H-3

16/2/25

16/4/25

5,6号機放水口北側
H-3

南放水口付近
H-337

3-2. モニタリング <海水濃度の推移(8)>Bq/L

港湾外の海水の濃度推移（全β、Sr-90）

100

注：全βについて検出限界値未満の場合は △ で示す。検出限界値は各地点とも同じ。
全β10K-4010.1

0.01
15/1/1

15/3/2

港湾口東側
全β

港湾口北東側全β15/5/1

15/6/30

北防波堤北側
全β

Bq/L

15/8/29

港湾口南東側全β15/10/28

南防波堤南側全β15/12/27

全βND値

港湾口
Sr-90

16/2/25

16/4/25

5,6号機放水口北側
Sr-90

南放水口付近Sr-90

港湾外の海水の濃度推移（K-40）

100

全β

10K-4010.1

0.01
15/1/1

15/3/2
港湾口東側
K-40

15/5/1

15/6/30

港湾口北東側K-40

15/8/29
北防波堤北側K-40

15/10/28

15/12/27
港湾口南東側K-40

16/2/25

16/4/25

南防波堤南側K-40

38

3-2. モニタリング <海水濃度の推移(9)>港湾外（南北放水口）の海水の濃度推移（全β、Sr-90）
Bq/L
100

10

10.1

0.01

0.001
15/1/1

15/3/25,6号機放水口北側
全β

15/5/1

15/6/30

5,6号機放水口北側
全β ND値

15/8/29
南放水口付近全β15/10/28

15/12/27

5,6号機放水口北側
Sr-90

16/2/25
5,6号機放水口北側
Sr-90 ND値

16/4/25
南放水口付近Sr-90

注： 2013/12/10以降、5,6号機放水口北側、南放水口付近について全βの検出限界値を見直し（20→5Bq/L）
全βについて検出限界値未満の場合は △ で示す。検出限界値は各地点とも同じ。
Sr-90について検出限界値未満の場合は○で示す。検出限界値は各地点とも同じ。

393-2. モニタリング <海水濃度の推移(10)>40

3-3. モニタリング <排水路水濃度の推移(1)>413-3. モニタリング <排水路水濃度の推移(2)>423-3. モニタリング <排水路水濃度の推移(3)>434．おわりに44