SCCR取得端子台とブレーカーとの組み合わせ表Combinations of breaker and SCCR certiﬁed terminal block

SCCR 取得 中継端子台とブレーカーの組合せ
端子台の品名富士電機（Ｆ）

ブレーカー名BW50RAGU
BW125JAGU(F:30A) BW125JAGU

OK-020【品名構成】

BW125RAGU

OK-020-□P-SCCR

OK-020S(F:30A)【品名構成】

EW50RAGU
EW125JAGU
EW125JAGU
EW125RAGU

SCCR値

240V 14kA
240V 50kA
480V 30kA
240V 50kA
480V 50kA
240V 14kA
240V 50kA
480V 30kA
480V 50kA

OK-020S-□P-SCCR

BW100EAGU
EA103CUL
BW125JAGU
OK-060-□P-FB-SCCR(F:60A) BW125JAGU
BW125RAGU
OK-070S【品名構成】(F:100A) BW100EAGU
EW100EAGU

240V 14kA
240V 50kA
480V 30kA
240V 50kA
480V 50kA

三菱電機（Ｍ）

ブレーカー名NF100-SRU
NV100-SRU
NF100-SRU
NV100-SRU
NF100-HRU
NF100-HRU
NF100-HRU
NF50-SVFU
NV50-SVFU

NF50-SVFU
NV50-SVFU
NF100-SRU
NV100-SRU
NF100-HRU
NF125-HVU
NV125-HVU

SCCR値

Square D（SQ）

ブレーカー名SCCR値

シーメンス（S）

ブレーカー名SCCR値240V 25kA
240V 25kA

HJM36030
HJF36030

480V 65kA

HJM36060

480V 65kA

240V 35kA
480V 18kA

240V 14kA
240V 14kA
240V 25kA
480V 18kA
480V 35kA

240V 14kA

OK-070S-□P-A01-SCCR

EA103CUL
BW100EAGU
BW125JAGU
EW125JAGU
OK-0100(F:150A) BW125JAGU【品名構成】
EW125JAGU
OK-0100-□P-SCCR
BW125RAGU
EW125RAGU

OK-0100S【品名構成】

OK-0100S-□P-SCCR

BW250JAGU
EW250JAGU
BW250JAGU
EW250JAGU
BW250RAGU
EW250RAGU
BW125JAGU
EW125JAGU(F:150A) BW125JAGU
EW125JAGU

OTB-240N-xP-FB (F:32A) BW50RAGU
OTB-240-xP-FB # (S)EW50RAGU【構成】OTB-240-□P-FB-SCCR

BW125RAGU
EW125RAGU(F:50A) BW50RBGU
EW50RBGU

OTB-240N-□P-SCCR
OTB-260S【品名構成】

OTB-260S-□P-SCCR

OK-147N【品名構成】

240V 14kA
240V 50kA
480V 30kA
240V 50kA
480V 50kA

NF100-SRU
NV100-SRU
NF100-HRU

240V 25kA
240V 35kA

NF100-CVFU
NV100-CVFU
NF100-HRU
NF250-CVU
NV250-CVU

480V 18kA

NF100-CVFU
NV100-CVFU

240V 14kA

NCX3B150
NDX3P150
NDX3D150
3VA52

480V 35kA

240V 14kA
240V 30kA

240V 50kA
480V 30kA
240V 50kA
480V 50kA
480V 30kA
480V 30kA
240V 14kA
240V 14kA
240V 50kA
480V 50kA

NCX3B150
NDX3P150
NDX3D150
3RV2011-4AA10 #H3RV1742-5ED10 #480V 35kA
240V 65kA
480V 65kA

240V 18kA(F:50A)

3RV2021-4FA10

240V 65kA(F:50A)

SSJ4340-7HG41

240V 14KA

3RV2011-4AA10

240V 65kA

OK-147N-□P-SCCR

OK-147S【品名構成】

OK-147S-□P-F69A-SCCR

ビス指定：P55/F69A

OK-147(F:50A) BW50RBGU
EW50RBGU(F:15A)【品名構成】OK-147-□P-SCCR

OTB-406N【品名構成】

OTB-406N-□P-SCCR

38

OSADA TERMINAL BLOCKS

240V 18kA

端子台の品名
OK-250OK-250S

480V 30kA

BW250RAGU
EW250RAGU

240V 50kA
480V 50kA

OK-250-□P-SCCR【品名構成】
OK-200SF-□P-SCCR

SCCR値

BW250JAGU(F:250A) EW250JAGU【品名構成】

OK-200SF

富士電機（Ｆ）

ブレーカー名(F:300A)

BW400SAGU(F:350A) EW400SAGU【品名構成】
BW400SAGU
OK-300S-□P-SCCR
EW400SAGU
BW400RAGU
EW400RAGU
OK-500R/500S (F:500A)
OK-300S

三菱電機（Ｍ）

ブレーカー名NF250-HVU
NV250-HVU
NF250-CVU
NV250-CVU
NF400-HWU
NV400-HWU

Square D（SQ）

SCCR値

ブレーカー名SCCR値【品名構成】
OK-500SF-□P-SCCR

OK-600S【品名構成】
OK-600S-□P-SCCR

EW400RAGU(F:600A) BW630RAGU

480V 50kA

480V 50kA

240V 50kA
480V 50kA

NJX3A400
NJX3B400(F:200A) BW125JAGU
EW125JAGU

480V 50kA

SCCR値

480V 30kA【品名構成】OTP-1000-□P-SCCR(F:200A) BW250JAGU
OTP-2000
OTP-2000-1 , OTP-2000-4 EW250JAGU
OTP-2000-2 , OTP-2000-5
BW250JAGU
OTP-2000-3 , OTP-2000-7
EW250JAGU
OTP-2000-8【品名構成】OTP-2000-□P-SCCR

BW250RAGU
EW250RAGU
BW125JAGU
EW125JAGU
OTP-6000
BW125JAGU
OTP-6000N
EW125JAGU
OTP-6000N-1 (F:125A) BW125RAGU
OTP-6000N-2
EW125RAGU
OTP-6000N-3
BW250JAGU
OTP-6000N-4
OTP-6000N-5
EW250JAGU【品名構成】
BW250JAGU
OTP-6000N(-□)-□P-SCCREW250JAGU
BW100EAGU
EW100EAGU

480V 35kA

480V 50kA

BW50RAGU
240V 14kA
EW50RAGU
OTP-80(F:80A) BW100EAGU
240V 14kA【品名構成】
EW100EAGU
OTP-80-□P-SCCR
BW125JAGU
240V 50kA
EW125JAGU
BW125JAGU
480V 30kA
EW125JAGU
BW125RAGU
240V 50kA
480V 50kA
EW125RAGU(F:50A) BW50RAGU
OTP-80N
240V 14kA
OTP-80N-1
EW50RAGU
OTP-80N-2 , OTP-82N-1 BW50RBGU
240V 18kA【品名構成】
EW50RBGU
OTP-80N-□P-SCCR（OTP-82N-1は上記のみ適合）
BW250JAGU
240V 50kA
OTP-1000(F:200A) EW250JAGU【品名構成】
BW250JAGU
OTP-1000-□P-SCCR
480V 30kA
EW250JAGU
BW250RAGU
240V 50kA
480V 50kA
EW250RAGU
OTP-1000
OTP-1000-2

480V 35kA

240V 50kA
240V 50kA
480V 30kA
480V 30kA

富士電機（Ｆ）

ブレーカー名SCCR値240V 30kA

SCCR 取得 分岐端子台とブレーカーの組合せ
端子台の品名NFX3P250

NFX3D250【品名構成】OK-500R-□P-SCCR

OK-500SF/500RF (F:400A) BW400RAGU

シーメンス（S）

ブレーカー名240V 50kA
480V 30kA
240V 50kA
480V 50kA
240V 50kA
480V 30kA
240V 50kA
480V 50kA

三菱電機（Ｍ）

ブレーカー名NF100-SRU
NF100-HRU
NF100-HRU

NF100-CVFU
NV100-CVFU
NF125-HVU
NV125-HVU

NF125-HVU
NV125-HVU
NF250-CVU
NV250-CVU
NF250-HVU
NV250-HVU
NF250-CVU （※1）
NV250-CVU（※1）

SCCR値

240V 25kA
240V 35kA
480V 18kA

Square D（SQ）

ブレーカー名HJM36080
HJF36080

SCCR値

シーメンス（S）

ブレーカー名SCCR値

3RV2021-4FA10

240V 65kA

480V 65kA

240V 14kA※OTP-80N-2は適用外

480V 35kA

JJM36200
JJF36200

480V 65kA

JJM36200
JJF36200

480V 65kA

HJM36125
HJF36125

480V 65kA

NCX3B150
NDX3P150
NDX3D150

480V 35kA

480V 35kA
240V 30kA
480V 35kA
240V 30kA

NF100-SRU
NF100-HRU

240V 25kA
240V 35kA

NF100-HRU
NF250-CVU （※2）
NV250-CVU（※2）

480V 18kA
240V 30kA

240V 50kA
480V 30kA
240V 14kA（※1）ブレーカーとの組み合わせ機種：OTP-2000,-1,-2,-3,-4,-5 （※2）
ブレーカーとの組み合わせ機種：OTP-6000N,6000N-1,6000N-2,-6000N3【注意】※SCCRは品名の末尾に「-SCCR」を記載した製品に限定されます。※組み合わせ表の端子台名に記載の(F:○○A)は最大電流値です。表示値以下で使用可能です。

OSADA TERMINAL BLOCKS39

SCCR取得端子台とブレーカーとの組み合わせ表Combinations of breaker and SCCR certiﬁed terminal block

SCCR 取得 分岐端子台とブレーカーの組合せ
端子台の品名富士電機（Ｆ）

ブレーカー名BW400SAGU
OTP-7000(F:400A) EW400SAGU【品名構成】
BW400SAGU
OTP-7000-□P-SCCR
EW400SAGU
BW400RAGU
EW400RAGU
OTP-8000(F:400A)
OTP-8000-1
OTP-8000-3

SCCR値

240V 50kA
240V 50kA
480V 30kA
480V 30kA
240V 50kA
480V 50kA【品名構成】OTP-8000-□P-SCCR

OTP-8000SF(F:540A) BW400SAGU
OTP-8000SF-1
EW400SAGU【品名構成】
BW400RAGU
OTP-8000SF/SF-1-□P-SCCR
EW400RAGU
BW250EAGU
OTP-9000-M10 (F:250A) BW250JAGU
OTP-9000-M10-1-□P
EW250JAGU
OTP-9000-M10-2-□P
BW250RAGU【品名構成】
EW250RAGU
OTP-9000-M10-□P-SCCR
OTP-9000-M10-1-□P-SCCR
BW250JAGU
OTP-9000-M10-2-□P-SCCR
EW250JAGU
BW250RAGU
EW250RAGU
OTP-70F/70F-1 (F:120A) BW100EAGU
OTP-70R/70R-1
BW125JAGU【品名構成】OTP-70F-□P-SCCR

OCN-25DUC【品名構成】OCN-25DUC-□P-SCCR

端子台の品名BW50RBGUQ
EW50RAGUQ
タイプ

三菱電機（Ｍ）

ブレーカー名NF400-SWU
NV400-SWU

240V 35kA

NF400-SWU
NV400-SWU
NF400-SWU
NV400-SWU

480V 35kA

SCCR値

LAP36400MT

240V 25kA

240V 50kA
480V 50kA
240V 22kA
240V 50kA

シーメンス（S）

ブレーカー名SCCR値

NJX3A400
NJX3B400
3VA53

480V 35kA

NFX3P250
NFX3D250

480V 35kA

NCX3B150

480V 35kA

240V 50kA
480V 30kA
480V 30kA
240V 14kA
480V 30kA
240V 14kA
富士電機（F）
ブレーカー名SCCR値(F:400A)

OK-700SE
OK-700SE-1
OK-700SE-2
OK-700SE-3
OK-700SE-5

BW400RAGU
EW400RAGU

240V 50kA
480V 50kA

OK-700SEF(F:400A)

OK-700SEF
OK-700SEF-1
OK-700SEF-2
OK-700SEF-3

BW400RAGU
EW400RAGU

240V 50kA
480V 50kA【品名構成】
OK-700SEF-□P-SCCR

ブレーカー名480V 30kA

OK-700SE【品名構成】
OK-700SE-□P-SCCR

Square D（SQ）

SCCR値

端子台の品名タイプ

富士電機（F）
ブレーカー名SCCR値

OK-700SF(F:600A)

OK-700SF
OK-700SF-1
OK-700SF-2
OK-700SF-3
OK-700SF-5

BW630RAGU
EW630RAGU

480V 50kA

OK-700SFF(F:600A)

OK-700SFF
OK-700SFF-1
OK-700SFF-2
OK-700SFF-3

BW630RAGU
EW630RAGU

480V 50kA【品名構成】
OK-700SF-□P-SCCR【品名構成】
OK-700SFF-□P-SCCR

SCCR 取得 貫通端子台とブレーカーの組合せ
端子台の品名富士電機（Ｆ）

ブレーカー名(F:100A) BW100EAGU【品名構成】OTB-358N-□P-SCCR
EW100EAGU
BW125JAGU
EW125JAGU
OTB-388(F:100A) BW100EAGU【品名構成】OTB-388-□P-SCCR
EW100EAGU
BW125JAGU
EW125JAGU
OTB-358N

SCCR値240V 14kA
240V 14kA
480V 30kA
480V 30kA
240V 14kA
240V 14kA
480V 30kA
480V 30kA

三菱電機（Ｍ）

ブレーカー名SCCR値

Square D（SQ）

ブレーカー名SCCR値

シーメンス（S）

ブレーカー名SCCR値【注意】※SCCRは品名の末尾に「-SCCR」を記載した製品に限定されます。※組み合わせ表の端子台名に記載の(F:○○A)は最大電流値です。表示値以下で使用可能です。

40

OSADA TERMINAL BLOCKS