仕様書
BMT-F-SI4 BACnet MS/TP

2024 年 2 月 15 日
株式会社リンスコネクト

データシートデータシート

Page 1/8

BMT-F-SI4 BACnet MS/TP

仕様

P/N1108891370
EAN 4251394620800
2023/06/22
Version: F
基本ダイヤグラム

結線ダイヤグラム

巻末の拡大図面を参照

Product specification
DIN EN 62053-31 class Aに準拠した4つのS0入力を備えたBACnet MS/TPモジュールは、分散型スイッチングタスク用に開発されました。
特にS0カウンタパルスのカウントに適しています。これにより、エネルギー制御システムへのモジュールの統合が非常に容易になります。
停電の場合、最後のカウンタ読み取り値が保存されます。入力は、BACnetクライアント経由で標準オブジェクトによりスキャンできます。PulseConverterオブジェクトを使用すると、最大500Hzのパルスをカウントできます。モジュールアドレスとビットレートは、前面の2つのロータリースイッチで設定します。IEC 60715に準拠したDIN TH35レールに配電盤キャビネットに分散設置するのに適しています。
• スプリングクランプ端子台（プッシュイン）による接続

データシート

Page 2/8

BMT-F-SI4 BACnet MS/TP

P/N
1108891370
EAN 4251394620800
2023/06/22
Version: F

テクニカルデータ
認証

BACnetはASHRAEの登録商標です。ASHRAEは、製品がASHRAE規格に適合していることを保証、承認、試験するものではありません。掲載製品のASHRAE規格135への準拠は、BACnet
International (BI)の責任となります。BTLはBIの登録商標です。

RS485 インターフェース

プロトコル

BACnet MS/TP

アドレスレンジ

00 - F9

バスインターフェース

RS485 バスまたはライン・トポロジーの電位均一化付き2線バス、120オームで終端

通信パラメータ
通信レート

min. 9600 Bit/s (Bd) - max. 115200 Bit/s (Bd)

通信レート初期設定

9600 Bit/s (Bd)

パリティ

None

ストップビット

1

供給電源
操作電圧

24 V AC/DC +/- 10 % (SELV)

消費電力
消費電力 AC (max.)

170 mA

消費電力65 mA

DC (max.)

相対デュティティサイクル

入力

S0 入力 DIN EN 62053-31 Class A

ハウジング

100 %準拠

4寸法

寸法 (W x H x D)
寸法 (W x H x D)

35 mm x 69.3 mm x 60 mm
1.378 in. x 2.728 in. x 2.362 in.

重量83 g

取り付け位置

制限無し

取り付け方法

標準DINレール TH35

同位

並べて接続されるBACnetモジュールの最大数は15個、または電源への接続1つあたりの最大消費電力は2アンペア（ACまたはDC）に制限されています。同様のモジュールを追加する場合は、電源に個別に接続する必要があります。

接続タイプ

バネクランプ仕様ターミナルブラック

データシート

Page 3/8

BMT-F-SI4 BACnet MS/TPP/N
1108891370
EAN 42513946208002023/06/22
Version: F

テクニカルデータハウジング
表示ターミナルブロック
供給

LED

緑、赤、黄

バス

ターミナルブロック
単線(AWG)撚り線 (AWG)
線径

モジュール接続単線断面積

より線断面積フェルールへのワイヤ断面
剥き線(長さmin.)

保護回路

4-polemax. 1.5 mm² / max. 16 AWG
max. 1 mm² / max. 18 AWG
max. 1.4 mm - min. 0.3 mm
0.2 mm² - 2.5 mm² / AWG 24-14
0.25 mm² - 2.5 mm² / AWG 24-120.25 mm² - 1.5 mm² / AWG 24-168 mm
DC動作電圧の極性反転保護、電源とバスの交換に対する保護

材質

材質 - ハウジング

ポリアミド 6.6 V0グレイ

材質 - ターミナルブロック

ポリアミド 6.6 V0色

材質 - カバー

保護等級 IEC 60529

保護カテゴリ - ハウジング(IEC 60529に準拠)

保護カテゴリ - ターミナルブロック ( IEC 60529に準拠)

Pポリカーボネイト
IP40
IP20温度仕様
操作時

操作温度 °C-5 °C - 55 °C

Temperature - Operating °F

23 °F - 131 °F

保管温度 °C-20 °C - 70 °C

Temperature - Storage °F-4 °F - 158 °F

保管時

データシート

Page 4/8

BMT-F-SI4 BACnet MS/TPP/N
1108891370
EAN 4251394620800
2023/06/22
Version: F

テクニカルデータ
分類
ETIM 7.0EC000688

ETIM 8.0EC000688

ETIM 9.0EC000688

ソフトウエア、アプリケーション仕様書
Software and documentation

WEBからダウンロードしてくださいデータシート

Page 5/8

BMT-F-SI4 BACnet MS/TPP/N
1108891370
EAN 4251394620800
2023/06/22
Version: F

アクセサリー
P/N

製品

110369Terminal block Type 259

11056170

Power supply NG4-F 24 V DC

31135104

Typ 135 RIACON 135_3.5

データシート

Page 6/8

BMT-F-SI4 BACnet MS/TP

P/N
1108891370
EAN 4251394620800
2023/06/22
Version: F

アクセサリ製品グループ
P/N

製品

11088001

BMT-RTR BACnet-Router

1108800170

BMT-F-RTR BACnet-Routerデータシート

BMT-F-SI4 BACnet MS/TP

仕様図
寸法図

結線ダイヤグラム

Page 7/8

P/N
1108891370
EAN 4251394620800
2023/06/22
Version: Fデータシート

BMT-F-SI4 BACnet MS/TP

仕様図

基本ダイヤグラムPowered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Page 8/8

P/N
1108891370
EAN 4251394620800
2023/06/22
Version: F

取扱説明書ソフトウエア説明書

Software description BACnet MS/TP

V.2.1 | updated 01/2023

Page 25 of 117

BMT-SI4
実装適合性ステートメント

BACnet プロトコル
Date:
製造者:
製品名:
製品番号:
ソフトウエアバージョン:
ファームバージョン:
BACnet プロトコル改訂:

21.02.2020
METZ CONNECT GmbH
BMT-DI10
110 889 13
1.0
2.015

製品説明:
BACnet MS/TP アプリケーション デジタル入力4ポート
入力パルス 10msd Accumulator Objects.
BACnet 標準デバイスプロファイル (Annex L):
 BACnet アプリケーション専用コントローラー(B-ASC) BACnet 相互運用性ビルディング・ブロック (Annex K):
データ 共有-読み取りプロパティ-B
データ 共有-書き込みプロパティ -B
データ 共有-COV-B
デバイス管理-ダイナミック・デバイス・バインディング -B
デバイス管理-ダイナミック・オブジェクト・バインディング-B
デバイス管理-デバイス通信制御-B
デバイス管理-デバイスBの再初期化(DS-RP-B)(DS-WP-B)(DS-COV-B)(DM-DDB-B)(DM-DOB-B)(DM-DCC-B, パスワードなし)(DM-RD-B, パスワードなし)

セグメンテーション能力：
 セグメント化されたメッセージを送信できる セグメント化されたメッセージを受信できる

Window Size
Window Size

標準オブジェクトタイプのサポート
オブジェクト・タイプは、それがデバイス内に存在する可能性がある場合にサポートされる。
サポートされる各標準オブジェクト・タイプについて、以下のデータを提供すること：
1) この型のオブジェクトが，CreateObject サービスを使用して動的に作成可能かどうか．なし
2) この型のオブジェクトが DeleteObject サービスを使用して動的に削除可能かどうか： なし
3) 対応するオプションプロパティのリスト
4) この規格で特に必要とされない場合、書き込み可能なすべてのプロパティのリスト。
5) 条件付きで書き込み可能なすべてのプロパティのリスト： なし
6) プロプライエタリプロパティのリストと、それぞれのプロパティ識別子、データ型、意味： なし
7) プロパティ範囲の制限のリスト

METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2| 78176 Blumberg | Germany
Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433
Additional documents see www.metz-connect.com

ソフトウエアの説明

V.2.1 | 更新

BACnet MS/TPPage 26 of 117

01/2023

データリンク層のオプション： MS/TP マスター (条項 9)
 MS/TP スレーブ (条項 9)

ボーレート(s): 9600, 19200, 38400, 57600, 76800, 115200

デバイスアドレスのバインディング：
静的デバイスバインディングはサポートされていますか？(これは現在、MS/TPスレーブや他の特定のデバイスとの双方向通信に必要である)。 はい いいえ
ネットワーキング・オプション：
Router, Clause 6 - ARCNET-Ethernet、Ethernet-MS/TPなど、すべてのルーティング構成をリストする。
 アネックス H, BACnet Tunneling Router over IP
ネットワークセキュリティのオプション：
 非セキュア・デバイス - BACnetネットワーク・セキュリティなしで動作可能です。
サポートされる文字セット：
サポートしている文字セット：複数の文字セットをサポートしていることを示すこと
は、それらすべてを同時にサポートできることを意味するものではない。
 ISO 10646 (UTF-8)
 ISO 10646 (UCS-2)

 IBM/Microsoft DBCS
 ISO 10646 (UCS-4)

 ISO 8859-1
 JIS X 0208

オブジェクトに実装されているデフォルトの文字列はUTF-8を使用します。
デフォルトの文字列は、空の文字列を書くことで元に戻すことができます。
本製品が通信ゲートウェイの場合、BACnet 以外の機器/ネットワークのタイプを記述してください。
ゲートウェイがサポートする非BACnet機器/ネットワークの種類を記述すること： はい いいえ_________________________________________________________________________________

コンフィギュレーション・スイッチ
16進数スイッチx10、x1は、ネットワークアドレス（00～F9）とボーレート（FA～FF）を定義する。
スイッチ
ボーレート

FA
9600

FB
FC
FD
FE
FF
19200 38400 57600 76800 115200- スイッチx10をEに回す（デバイスは一時的にスレーブとして設定される）- スイッチx1をA～Fに回し、ボーレートを選択する。
- スイッチx10をFに回し、1秒待つ。
- ボーレートがEEPROMに保存されると、赤と緑のLEDが点滅します。
- スイッチx10を回してネットワークアドレスを選択する- スイッチx1を回してネットワークアドレスを選択
ネットワーク・アドレス 0x00 ... Max_Master（デバイス・オブジェクトを参照）が使用されている場合、 デバイスは MS/TP マスターとして動作する。
ネットワーク・アドレス Max_Master + 1 ... 0xF9 が使用されている場合、デバイスは MS/TP スレーブとして動作します。
METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2| 78176 Blumberg | Germany
Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433
Additional documents see www.metz-connect.com

ソフトウエアの説明

BACnet MS/TP BMT-SI4

V.2.1 | 更新 01/2023

Page 27 of 117

デバイスオブジェクト
プロパティ

備考 / 値

オブジェクト識別子

デバイス、デフォルトのインスタンス： 421000 + ネットワークアドレ
ス、デフォルトは4194303を書き込むことで復元できる。

オブジェクト名

max. 63 バイト,
初期設定 “BMT-SI4_” + ネットワークアドレス(１６進数)

オブジェクトタイプ

プロパティリスト
説明所在地

ベンダー名

ベンダー識別子
モデル名

ファームウエア改訂

ソフトウエアバージョン
プロトコルバージョン
プロトコル改訂

プロトコルサービスサポート
プロトコルオブジェクトサポート
オブジェクトリスト
最大APDU長セグメントサポート
システムステータス
APDU_タイムアウト

RW

デバイス (8)max. 127 バイト
max. 63 バイト

初期設定 “”

初期設定 “”

R
RW-E
RW-E
R
RW-E
RW-E

“METZ CONNECT GmbH”

R

421

R

“BMT-SI4”

R

“2.0”

R

“1.0”

R

1R

15

R

リードプロパティ, ライトプロパティ, サブスクライブコヴ,誰が持っているか, 誰がいるか, リードレンジ, デバイス通信
制御, デバイスの再初期化
バイナリ入力、Group _Accumulator

バイナリ入力1..4, グループ 1..3, Accumulator1..4

R
R
R

480

R

NO_SEGMENTATION (3)R

OPERATIONAL (0)R

1…65535, 初期設定 6000

RW-E

APDUリトライ回数

1…10, 初期設定3

RW-E

Device_Address_Binding-R

データベース改訂
最大マスター

最大インフォメーションフレーム
アクティブ_COV_サブスクリプション

0…65535, 初期設定00…127, 初期設定127
1…255, 初期設定1

プロパティは、MS/TPマスターとして動作している場合にのみ存在
し、Read-Property / Read-Rangeのサービスを提供する、
最大 6サブスクリプション、バイナリ入力
確認済み/未確認、寿命 = 0 ～ 65534 秒 。

R: プロパティ読み込み, W: プロパティ書き込み, -E: EEPROM / Flashへ保存

METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2| 78176 Blumberg | Germany
Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433
Additional documents see www.metz-connect.com

R-E
RW-E
RW-E
Rソフトウエアの説明 BACnet MS/TPBMT-SI4

V.2.1 | 更新 01/2023

Page 28 of 117

バイナリ入力オブジェクト 1…4
ターミナル S01+…S04+ =入力, ターミナル S01-…S04- =接地.
入力と接地のスイッチを接続, 各々の入力ソースは 12 V, 13 mA. 入力状態は黄色LEDで表示

プロパティ

オブジェクトタイプ
オブジェクト識別子

備考 / 値RW

BINARY_INPUT (3)R

binary-input, instance 1 … 4

オブジェクト名

max. 42 bytes, default “Input 1”

プロパティリスト
アクティブでないテキスト
アクティブなテキスト
現在の値

ステータスフラッグ

イベントステート
サービス外
極性

max. 84 bytes, default “”RW-E

max. 20 bytes, default “Off”

RW-E

max. 20 bytes, default “On”

RW-E

INACTIVE (0) / ACTIVE (1),Out_Of_Service の場合は書き込み可能。

R
RW

IN_ALARM:
0
FAULT:0
OVERRIDDEN:
0
OUT_OF_SERVICE: 0 / 1

RNORMAL (0)RFALSE (0) / TRUE (1)RWNORMAL (0) / REVERSE (1)

RW-E

R:プロパティ書き込み、W：プロパティ読み込み、E：EEPROM/Flashへ保存

バイナリ入力の機能
極性RW-ER

説明

Out_Of_Service0R

バイナリ
入力

現在値0OUT_OF_SERVICE
0001
10101010
100x
111
10x
1
1x: Present_Value は書き込み可能で、入力の影響を受けない。
入力パルスは最低10ms必要
METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2| 78176 Blumberg | Germany
Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433
Additional documents see www.metz-connect.com

ソフトウエアの説明 BACnet MS/TP BMT-SI4

V.2.1 | 更新 01/2023

Page 29 of 117

Accumulator オブジェクト 1…4
このオブジェクトはバイナリ入力でパルスをカウントします。外部接点は端子S0x+とS0x-に接続されている。
入力パルスのHighとLowの最小時間は10ms、最大周波数は50Hzでなければなりません。パルスは接点が閉じているときにカウントされます。
プロパティ

オブジェクトタイプ
オブジェクト識別しオブジェクト名

プロパティリスト
説明

現在値

ステータスフラッグ

備考 /値

RW

ACCUMULATOR (23)R

accumulator, instance 1…4

R

max. 42 バイト,初期設定値 “Accumulator 1” …

RW-E
Rmax. 84 バイト,初期設定値 “”RW-E

対応する入力のパルスカウンタ
R-E
値の範囲は0 … Max_Pres_Value
変数はモジュール (Max_Pres_Value + 1) に設定
Out_Of_Service なら書き込み可能(パルスカウンターは変 RW
更されません)
IN_ALARM:
0
FAULT:
0OVERRIDDEN:
0
OUT_OF_SERVICE: 0 / 1

R

イベントステート

NORMAL (0)R

Out_Of_Service

FALSE (0) / TRUE (1)RW

Max_Pres_Value

0 … 4294967295, 初期設定 4294967295

RW-Eユニット

初期設定 no-units (95)

RW-E

PrescaleMultiplier0 … 65535, default 1
Modulo-Divide 1 … 65535, default 1

RW-E

Scale

Float-Scale or Integer-Scale, default 1.0 (Float)
関連するキーが押下された場合、パルスカウンターはValue_Setに保存されます, 初期設定値 0

RW-E

Value_Set

R: プロパティ読み込み, W: プロパティ書き込み, -E: EEPROM / Flash に保存

METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2| 78176 Blumberg | Germany
Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433
Additional documents see www.metz-connect.com

R-Eソフトウエアの説明 BACnet MS/TP BMT-SI4

V.2.1 | 更新 01/2023

Page 30 of 117

グループオブジェクト 1…3
プロパティ

備考/値

オブジェクトタイプ

グループ (11)

オブジェクト識別子

group, instance 1 … 3

オブジェクト名

max. 42 バイト, 初期設定 “Group 1” …

プロパティリスト
説明

max. 84 バイト, 初期設定 “”

現在の値

バイナリ入力の現在値
下表参照

グループのリスト

下表参照

R:プロパティ書き込み、W：プロパティ読み込み、E：EEPROM/Flashへ保存

グループメンバーグループ
123

バイナリ入力123
4xxxxxxxx

METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2| 78176 Blumberg | Germany
Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433
Additional documents see www.metz-connect.com

RW
R
R
RW-E
R
RW-E
RR