S-series slow motion
S シリーズ小型

スローモーション

制御用コードリール

取扱説明書
型式
SRS - 908ASLOW

はじめに安全上のご注意

P.2

各部の名称と役割

P.4

使用する
設置方法

P.5

ご使用方法

P.8

メンテナンス

P.10

困った時は故障と処置

P.13

仕様・外観図P.14

保証とアフターサービス

P.15

本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書は人とその周囲の危害・損害を防ぐため、ご使用にあたっての注意事項や基本的な使い方を説明しています。
・本書の内容を最後までよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
・ご使用前に P.2「安全上のご注意」を必ずお読みください。
・この取扱説明書はいつでも使用できるよう大切に保管してください。

安全上のご注意
警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています

警告

この表示の注意事項を守らずに誤った取り扱いをすると、死亡や重傷を負うおそれがあります。

注意

この表示の注意事項を守らずに誤った取り扱いをすると、軽傷を負ったり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。

安全上のご注意

行為を禁止する記号

行為を指示する記号

分解禁止

指示を守る

禁止

定格を守る

はじめに

本製品を正しく安全にご使用いただくために●安全のための注意事項を守る
注意事項をよくお読みください。製品全般の注意事項が記載されています。

使用する●故障したら使わない
すぐに使用を中止し、お買い上げの販売代理店に修理をご依頼ください。

●万一異常が起きたら困ったときは例）• 煙が出たとき• 異常な音・においがしたとき• 内部に異物が入ったとき• 製品を落とすなどして、製品や付属品が破損したとき①供給を切る
バルブを閉じたり、電源を切ったりするなど、供給を停止させる②使用を中止取り付けている工具や機器を安全に外す③修理・点検を依頼
お買い上げの販売代理店に依頼する異常が解決されるまでむやみにリールを触らないでください。

2

本書の内容を最後までよく読み、本製品を正しく安全にご使用ください。
また、読み終わった後はいつでもご覧いただけるよう大切に保管してください。

警告
子供や幼児の届かない場所に設置する

日本国内で使用する事故やけがの原因となります。
指示を守る

海外など、異なる電圧で使うと火災や感電、故障の原指示を守る因となることがあります。指定された電圧でご使用ください。

屋外で使用しない
漏電、さび、腐食などで火災や感電、故障、異常動作禁止

不安定な場所に設置しないの原因となることがあります。本製品は屋内仕様です。

ぐらついた台の上や傾いたところに設置すると、倒れた禁止

り落ちたりしてけがの原因となることがあります。また、

安全上のご注意

定格電圧・電流を超えて使用しない設置・取付場所の強度も十分にお確かめください。

リール本体、コードおよび接続された機器の故障や、火定格を守る災や感電の原因になるおそれがあります。製品の仕様（参直接日光の当たる場所または熱器具近くに設置・保管しない

照：P.14「仕様」）をご確認のうえ、ご使用ください。

接続された機器が正しく動作しない場合があります。

禁止

内部の温度が上がり、火災や故障の原因となります。
また、リール本体やコードの耐久性が低下するおそれがあります。

上記のような場所に設置すると、火災や故障、破損の修理技術者以外による分解・修理・改造はしない原因となることがあります。
分解禁止

本製品には電圧の高い部分があるため本体をむやみに開けたり改造したりすると、故障や異常動作の原因とな落雷のおそれがあるときは使用しないることがあります。

落雷により火災や感電、本体が故障することがあります。
禁止

はじめに

禁止

油煙・湯気・湿気・水気・ほこりの多い場所や高温になる場所には設置しない

また、本製品には強力なゼンマイが内蔵されています。

雷が予測されるときは、火災や感電、本体の故障を防部品等が勢いよく飛散し、けがをするおそれがあります。

使用する

ぐために回路を断ち、雷が鳴り出したら、本製品には触点検・修理はお買い上げの販売代理店にご依頼くださらないでください。

い。

本製品に水やオイルなどの異物を入れたり、付着させたりしない
禁止

先端に接続した機器を落とさない

ドラム内部に水や異物が入ったり、外装に水や塗装ミストなどの異物が付着したりすると、火災や感電、故障の機器が破損・消耗し、接続機器の異常動作による死亡や禁止けがにつながるおそれがあります。

万一、水や異物が入った場合は直ちに接続された機器お手入れの際や、 長時間使用しない場合は機器の回路を断つを外し、お買い上げの販売代理店に点検・修理をご依頼ください。

困ったときは原因となることがあります。

指示を守る

接続機器の電源を入れたままお手入れをすると、感電の原因となることがあります。

禁止

コードを傷つけない

また、長期間使用しない場合は安全のため機器の回路コードを傷つけると、火災や感電、けがの原因となるこを断ってください。とがあります。

接続する機器の仕様を十分確認する・コードを加工したり、傷つけたりしない。
・コードを無理に折り曲げない。

使用する機器およびこの製品の適正に合った機器以外指示を守る・重いものをのせたり、引っ張ったりしない。

は接続しないでください。
接続の際には、使用する機器の販売代理店または製造・熱器具に近づけたり、加熱したりしない。

メーカーに必ずご相談のうえ、機器を十分理解した方が万一、コードが傷んだ場合は直ちに使用を中止し、お買制御用コードリールと接続してください。事故を起こすい上げの販売代理店に交換をご依頼ください。

おそれがあります。

警告ラベルは剥がさず、 大切に使用する
剝がれや汚損、劣化された場合はお買い上げの販売代指示を守る

理店からご購入のうえ、正しく貼付してください。

3

箱の中に同梱品（本体・付属品）がすべて揃っているか確各部の名称と役割認してください。

スローモーションユニット

各部の名称と役割

型式シール

カラービス

製造番号などを確認できます。

ビスの色で製造年を識別できます。
（参照：P.11「カラービスについて」）

警告タグ

はじめに危険を告知し、安全な使用を促します。

警告タグ

使用する
●付属品
困ったときは4箱の中に同梱品（本体・付属品）がすべて揃っているか確認してください。
付属品に不備があった場合はただちにお買い上げの販売代理店にご連絡ください。

①②③④取扱説明書
（本書）

十字穴付

スプリング

取付ベース板

ナベ小ねじ

ワッシャー＆ナット（M6）

１冊1個（M6 × 20）

スプリング
ワッシャー＆蝶ナット（M6）

4個

4個

1個

丸型端子

ケーブル
ブッシング

9個1個

この項はリールの取り付けおよび、供給電源等への接続を設置方法行う販売代理店または施工業者の方を対象にしています。

警告
不安定な場所に設置しない

組立・設置の際、 作業者の安全対策を徹底する
指示を守る

取り付けが高所作業になる場合はハシゴや脚立を使用

ぐらついた台の上や傾いたところに設置すると、倒れた禁止せず、安全に作業できる高所作業リフトや足場を設置のり落ちたりしてけがの原因となることがあります。また、設置・取付場所の強度も十分にお確かめください。

うえ、必ず安全ヘルメットを着用し、落下防止の安全帯を使用してください。

油煙・湯気・湿気・水気・ほこりの多い場所
や高温になる場所には設置しない

また、万一の製品および作業工具の落下に備え、作業中は取付場所の真下への立ち入りを禁止してください。

禁止

上記のような場所に設置すると、火災や故障、破損の原因となることがあります。

設置（据付）および移設についてよう考慮してください。
取付場所付近まで、ジャンクションボックス等電源設備

設置方法

日本国内で使用する設置場所は十分な強度を確保し、落下・揺れなどがない
指示を守る

海外など、異なる電圧で使うと火災や感電、故障の原指示を守る因となることがあります。指定された電圧でご使用ください。の施工を行ってください。施工は、ジョイントコードの長さ（参照：P.14「仕様」）をご確認いただいたうえで、コー定格電圧・電流を超えて使用しないの接続は制御対象の機器についても十分理解したうえで行ってください。

はじめにドに余裕ができる位置にお願いいたします。また、機器リール本体、コードおよび接続された機器の故障や、火定格を守る災や感電の原因になるおそれがあります。製品の仕様（参照：P.14「仕様」）をご確認のうえ、ご使用ください。

本書の内容に従い、 正しく組立・設置する接続された機器が正しく動作しない場合があります。

制御用配線とジョイントコードの端子は、確実に接続し指示を守るて締め込んでください。接続・絶縁が不十分だと、火災

リールは、必ず付属のスプリングワッシャーと蝶ナットで禁止固定してください。リールの固定を忘れると、リールの内部の温度が上がり、火災や故障の原因となります。またリール本体やコードの耐久性が低下するおそれがあり落下など重大な事故の原因となります。

ます。

困ったときは首振り仕様にする場合使用する

直接日光の当たる場所または熱器具近くに設置・保管しないや感電、コード抜けや漏電の原因となります。

作業範囲が広がり、リール本体への負荷も軽減できます

リールの首振り機能を使用する場合は、下図のようにリール上部のブラケット固定ビス（M6 × 15）2 本を外してください。
ブラケット固定ビス（M6×15）

首振り機能をご使用の際はジョイントコードが引っ張られないよう余裕をもって接続し、リール本体が壁や設備、人などに当たらないようにしてください。
※リールボックス内に設置している場合は首振り仕様にしないでください。

5設置方法スイッチボックス（オプション）接続方法
スイッチボックスはオプションのため本体に付属しておりません。別途お求めください。
また、接続前に取り付ける機器の「取扱説明書」をよくご確認のうえ、リールと接続してください。

警告
電気工事は必ず有資格者（電気工事士）が行う指示を守る

結線作業は必ず供給元のブレーカーを切り、電気がきていないことを確認してから行ってください。感電のおそれがあります。

指示を守る

コードの保護のため、本製品に付属のケーブルブッシングを接続する機器のブッシング押さえに通してからコードを通してください。

本書の内容に従い、 正しく接続する
設置方法

また、結線の間違いや被覆のカット時に内部コードを傷つけないよう慎重に作業し、コード押さえ金具や各端子の組付ビスの増締めをしっかりと行ってください。

保守・点検はお買い上げの販売代理店や施工業者などの専門知識を有する人が行う
指示を守る

保守・点検は必ず供給元のブレーカーを切り、 電気がきていないことを確認してから行ってください。感電のおそれがあります。

はじめにブッシング押さえ

下記のような状態のまま接続しないでください
禁止

短い

ケーブルブッシング

使用する

コードの保護をするとともに接続機器内部へのホコリの侵入を防ぎます。

コード押さえ金具

ケーブル（外皮）がブッシングの中ケーブル（外皮）の露出が短く、で止まっている

正しく固定できない●コードをケーブルブッシングに通しづらい場合
テープで巻く困ったときはケーブルの先端を5mm 以上出して固定

コード末端に付属する端子の位置をずらしてテーピングするか、端子部を切り落としてケーブルブッシングを通してから改めて端子を圧着取付してください。

●コード押さえ金具がコードの外径よりも大きい場合

各ケーブルにゆとりをもたせる

お手持ちのゴム板やテーピング等でコードがずれないよう保護してから固定してください。

上記の接続方法は一例です。スイッチボックスは必ず定期点検を行い、内結線状況を確認してください。
また、点検の際は必ず供給元のブレーカーを切ってから行ってください。

6取り付け前にリール本体の仕様と損傷の有無、付属品の欠品の有無を確認してください。

設置の前に●設置に必要な道具●移設・交換作業の場合• モンキーレンチ• 安全のため接続機器の主電源を落としたことを確認してから作業をはじめてください。感電のおそれがあります。

• スパナ（10 ｍｍ）• プラスドライバー（No.2）

設置の手順記載された取付場所および接続方法は一例です

1. 取付ベース板を固定する
設置方法③

リールの設置方向に合わせて取付ベース板を固定してください。
4-Φ6.5①取付ベース②十字穴付ナベ小ねじ（M6×20）

はじめに③スプリングワッシャー & ナット（M6）

天井取付の場合

壁面取付の場合①②

2. リールを固定する④スプリングワッシャー & 蝶ナット（M6）

使用するリールを取付ベース板に差し込み、付属の部品で固定してください。
④

落下防止のため、スプリングワッシャーを必ず付けて蝶ナットを確実に締めてください。

困ったときは

3. ジョイントコードを接続するジョイントコードが引っ張られないよう、余裕をもって接続してください。

☑接続前に必ず供給元から電気が来ていないことを確認する☑端子を確実に差し込み、接続する☑絶縁処理を確実に行う☑漏電などがないか確認する☑リールへの電源供給用のブレーカー等を入れる

4. ストッパーゴム玉を調整し、 動作確認をする
ストッパーゴム玉を使用状況に合わせて調整します。
固定ビスをゆるめ、希望する長さに調整してください。
その後ゆっくりと全引き出し / 全戻しを行い、動作に問題がないか確認してください。

ストッパーゴム玉
固定ビス

7ご使用方法
警告
制御用リールを機器の制御以外の目的に使用
しない
禁止

目的以外の使用は、本体の破損や故障の原因となり、定格電圧・電流を超えて使用しない
リール本体、コードおよび接続された機器の故障や、火定格を守るけがや施設・設備等の損傷をまねくおそれがあります。

災や感電の原因になるおそれがあります。製品の仕様（参照：P.14「仕様」）をご確認のうえ、ご使用ください。

接続された機器が正しく動作しない場合があります。

コードには絶対ぶらさがらない
リールの落下、本体の破損や故障の原因となり、けが禁止

制御用リールは接続機器の取り扱いを十分に理解したうえで使用するや設備等の破損をまねくおそれがあります。
禁止

取り扱いの不備により、死亡や大けがなどの事故につながるおそれがあります。

設置方法

コード出口の中に手をいれない大けがをするおそれがあります。
禁止

先端に接続した機器を落とさない
機器が破損・消耗し、接続機器の異常動作による死亡やコードに負荷のかかる使用は避ける

禁止

本体やコードの破損、故障の原因となります。

けがにつながるおそれがあります。

はじめに

禁止

使用方法などでご不明な点のある場合は、使用を中止してお買い上げの販売代理店へお問い合わせください。
また、リール本体やコードに異常が見られる場合は直ちに使用を中止し、お買い上げの販売代理店に点検・修理をご依頼ください。

使用する

注意
リール本体やコードの破損・落下・故障のおそれがあります。 下記のような使用は絶対に避けてください。

困ったときは• コードを急激に曲げない。

• コードを車両や重量物の下敷きにしない。

• コードを急激に引っ張らない。

• コードおよびリール本体に水やオイル、床洗浄剤、塗装ミストなど• コードを高温・高熱の物に近づけない。

を付着させない。

• コードを工具や設備等で挟まない。

• リール本体に衝撃を与えない。

引き出し操作時の注意• コードを引き出す際には、必ずリール正面から静かに引き出してください。リール横方向に引くと本体に負荷がかかり、コードやリール取付部が破損し落下するおそれがあります。
• 引き出し限界線以上はコードを引き出さないでください。※強く引かなくてもロックは外れます。
• 最後まで急激な勢いで引き出すと、内部ドラムが必要以上に回転してロックがかかり、巻き戻しができなくなることがあります。
• ケーブルブッシング部や、先端に取り付けた器具を引っ張らないでください。コードの折れ曲がりや、器具破損の原因にもなります。また、折り曲げた状態での引き出し操作は行わないでください。
• 使用中、コードによるつまずき、からまりに注意してください。

巻き戻し操作時の注意• 急激にコードを巻き戻すと人や物に当たり、けがや破損事故の原因となります。
• コードに汚れ（水・油・泥）がついた状態や、急激に巻き戻すと、乱巻き * の原因となります。
• コードを巻き戻す際には、必ずリール正面から静かに巻き戻してください。リール横方向から戻すとコード先端が人や物に当たり、けがや破損事故の原因となります。万一、けがや破損事故が生じた際の保証はいたしかねます。
※乱巻き：本製品のカバー内でコードが絡まり、引き出し操作や巻き戻し操作に支障が出る状態です。

8

操作方法
1. コード出口に対し正面に立ち、必要な長さまでコードをゆっくりと引き出してください。カチッと音のするところでロックがかかります。
2. ロックがかかったことを確認してから手を離し、使用してください。万一ロックがかからない場合には、さらに 6 〜 40cm ほどコードをゆっくりと引き出してください。
3. 再び 6 〜 40cm ほどコードをゆっくりと引き出すとロックが外れます。コードがゆっくり巻き戻っていることを確認してください。リールの真下にコードを集めておくと巻き戻りが安定します。
ロックのかかっていない状態で手を離さない

斜めに引き出さない

急激に引き出さない

無理に引き出さないご使用方法

先端だけを持って引き出さない

引き出し限界線

はじめに使用する困ったときは9

メンテナンス
警告
必ずメンテナンスを行う

お手入れの際や、 長時間使用しない場合は機器の回路を断つ

日常のお手入れや定期点検を行ってください。
指示を守る

指示を守る

始業点検および終業点検を説明書の本文に従って必ず実施する
指示を守る

特にコードの損傷・キズ・変形・摩耗および汚れがない

接続機器の電源を入れたままお手入れをすると、感電の原因となることがあります。
また、長期間使用しない場合は安全のため機器の回路を断ってください。

ことを確認してください。

メンテナンス方法などでご不明な点のある場合は、お買い上げの販売代理店へお問い合わせください。
また、リール本体やコードに異常が見られる場合は直ちに使用を中止し、お買い上げの販売代理店に点検・修理をご依頼ください。

はじめに

始業点検
点検箇所

コード使用する
困ったときは
10

接続機器

スローモーションユニット

作業をはじめる前に点検方法

内容

目視

変形・破損・摩耗はないか

目視／掃除

汚れ（水・油・泥）はないか

動作確認／目視

引き出し・巻き取りはスムースか

目視

変形・破損・摩耗はないか

目視／掃除

汚れ（水・油・泥）はないか

動作確認／目視

機器が正しく動作しているか

聴取（引き出し・巻き戻り時に）異音はないか

目視

巻き戻り速度に変化はないか

確認

取付部のねじのゆるみはないか

コードが引き出しにくい・巻き戻りにくい場合は、シリコン系スプレー等の潤滑剤をコードに薄く塗布していただくと改善されることがあります。

終業点検
1. 安全のため接続機器を安全に停止させてから電源ブレーカーを切り、通電を遮断してください。

2. コードや接続器具に付着した汚れ（水・ゴミ・油など）を乾いた布できれいに拭きとってください。この時何か異常が見られる場合、直ちに使用を中止し、お買い上げの販売代理店にご相談ください。
●下記のような症状が出た場合は必ず交換してください。
メンテナンス

コードに断線や被覆はがれ、硬化、接続器具との接触不良が見られる場合火災・感電の危険性があります。直ちに使用を中止し、お買い上げの販売代理店に交換をご依頼ください。

定期点検

専門家による定期点検の実施

チェック

点検項目

□□□□□
□

リール取付部のねじのゆるみがないか使用するリール本体に変形や著しい摩耗などがないかはじめに定期点検は、使用頻度にかかわらず 6 ヶ月毎に実施してください。専門家による点検の制度がございますので詳しくはお買い上げの販売代理店にご相談ください。

コードに被覆はがれやキズ・よじれ・折れ曲がり・硬化はないか
引き出し限界線までコードの引き出し・巻き戻しができるか
引き渡し限界線までコードをすべて引き出し、問題なくロックがかかるか

カラービスについて

リールの製造年識別システム「何年に製造したリールなのか」
弊社の web サイト (http://www.triens.jp) と照らし合わせてお手元で確認ができます。

̜̜̜﹁赤って２０ ××年製なんだ！﹂

１年ごとにビスの色が切り替わります。

スやスマホから 簡 単 ア ク セPC

困ったときはスローモーションユニット取付部のねじのゆるみがないか♪

̜

消耗品の交換時期目安の確認や修理依頼の際は「識別システム」をチェック！

11

メンテナンス
消耗部品について長期間使用されますと消耗部品の経年劣化や使用環境による磨耗により、コードの断線や被覆はがれの原因となることがあります。下記交換時期を目安とし、定期的な修理・交換の実施をお願いいたします。

ジョイントコードを含むコード類
交換目安

5年

内部接点 Assy
交換目安5年

修理・交換についてはお買い上げの販売代理店にご相談ください。
メンテナンス※上記年数は目安であり保証値ではありません。異常が見られない場合でも定期的な修理・交換の実施をお願いいたします。

はじめにスローモーションユニットの交換方法●設置に必要な道具●下準備• プラスドライバー（No.2）

1. ゴム玉がホース・コード出口に当たり、きちんと収納されていることを確認する• 交換用スローモーションユニット（型式 ： S-SLOW）

けがや施設・設備等の損傷をまねくおそれがあります。

使用する

2. ビス（M4 × 8）を外し、既存のスローモーションユニットをとる

1. スローモーションユニットをギアにかみ合わせる
困ったときはスローモーションユニットをリール本体に当てながらホース・コードを引き、ギアがスムースに回転していることを確認してください。

☑ リールとユニットのあいだにすき間がないことを確認する
ギアが嚙み合わないままユニットを固定し、使用を続けると破損の原因となります。

2. スローモーションユニットを固定する
付属のビスでスローモーションユニットを固定してください。
（推奨締付トルク ：1.2N・ｍ）
その後ゆっくりと全引き出し / 全戻しを行い、動作に問題がないか確認してください。

●スローモーションユニットの交換はお買い上げの販売代理店または施工業者にご依頼ください。
また、交換作業の際は必ず作業者およびその周りの安全対策を徹底してください。

12不具合が見られる場合はもう一度本書をよく読んでご確認

故障と処置
症状ください。

接続機器の電源スイッチを入れる

接続機器の接続方法を間違えている販売代理店にご相談ください

接続機器の不良販売代理店にご相談ください

コードの断線（コードは消耗品です）

コードの交換販売代理店にご相談ください

リール内部接点の不良（接点は消耗品です）

接点の交換販売代理店にご相談ください

ラチェットの破損・引っ掛かり販売代理店にご相談ください

スローモーションユニットのギア破損

スローモーションユニットの交換販売代理店にご相談ください

ゼンマイの破損

販売代理店にご相談ください

コードの引き出し過ぎによるラチェットの引っ掛かり販売代理店にご相談ください

コードの乱巻きコードを引き出し、ゆっくりと手を添えて巻き戻す

コードがゆっくり巻き戻らない

スローモーションユニットの摩耗・破損

スローモーションユニットの交換販売代理店にご相談ください

コードが止まらない

ラチェットの破損販売代理店にご相談ください

機器が動作しない

コードが出てこない

コードが巻き戻らない

困ったときは改善がみられない場合はお買い上げの販売代理店にご相談ください。

使用する接続機器の電源が入っていない

はじめに処置

故障と処置

原因

13

仕様・外観図
製品名

制御用コードリール

型式

SRS-908ASLOW

リール設置場所

屋内

使用コード

ビニルキャブタイヤコード

断面積（ｍｍ ²）×心数

0.75×9

コード全長（ｍ）

8.0

先端形状

予備はんだ付けジョイントコード
定格電圧 / 定格電流

AC/DC 24V 3A

使用温度範囲−５℃〜＋５０℃

本体重量（ｋｇ）

4.8

はじめに125

φ290

困ったときは314

181169

使用する

60120145仕様・外観図14

差し込み型ピン端子付き 長さ：0.8m

保証とアフターサービス
保証規定
取扱説明書・本体警告ラベル等の注意書きに従って、正常な状態で保証期間内（納入後 1 年以内）に故障した場合には、弊社の責任において無償にて部品の手直し・修理・取り換え・部品交換を行わせていただきます。
ただし次の場合に該当する故障は保証しておりません。
○使用上の誤り・保守点検・保管等の義務を怠ったために発生した故障および損傷○万一、ホース・コード先端が人や物に当たり、けがや破損事故等が生じた場合○消耗部品（参照：P.12「消耗部品について」）が損傷し、取り換えを要する場合○指定された純正部品を使用されなかったことに起因する場合○弊社または弊社の販売代理店以外の方による分解修理が行われた場合、それが原因で発生した故障および損傷○設置に原因がある故障および損傷（取付不良による落下、さび・腐食・水などによる故障は保証しておりません）○指定以外の流体を流すなど、流体の汚れや不純物の混入が原因で発生した故障および損傷○火災・地震・風水害・その他天災・地変等外部に要因がある故障および損傷○日本国以外にてご使用の場合○保証請求手続きが不備の場合（型式または製造番号の連絡がない場合など）

はじめに○定格電圧・電流を超える使用や最高使用圧力を超える使用など、その他製品仕様以外のご使用が原因で発生した故障および損傷保証とアフターサービス○製品の動作機構に悪影響をおよぼす変更（改造）が加えられた場合または、それが原因で発生した故障および損傷○その他、合理的事由から弊社が保証対象外と判断した場合
上記規定に基づき、不具合が発生した場合にはお買い上げの販売代理店へご連絡ください。

使用する

なお、保証の要否は誠に勝手ながら弊社において判断させていただきますのでご了承ください。

アフターサービス
まずは取扱説明書内 P.13「故障と処置」をご覧ください。

それでも調子が悪いときは型式・製造番号・購入日をご確認のうえ、お買い上げの販売代理店にご相談ください。

保証期間中の修理について保証期間後の修理についてアフターサービスについての詳細製品保証規定の記載内容に基づいて修理いたします。
お買い上げの販売代理店にご相談ください。

困ったときは調子が悪いときは有償修理いたします。
お買い上げの販売代理店にご相談ください。
その他ご不明な点は、お買い上げの販売代理店にお問い合わせください。

型式
製造番号（SER.No）
購入日

年月日

購入先15各ソーシャルメディアより、三協リールのニュースや製品情報などを定期的に配信しております。
FB,IG,TW : @triensjapan / YouTube : trienstube

製造元〔 販売代理店または施工業者様へのお願い 〕

この取扱説明書はお客様へ必ずお渡しください。

販売元

株式会社 三協リール〒 263-0002
千葉県千葉市稲毛区山王町 279-5
TEL：043-421-5551

FAX：043-421-5553

e-mail：info@triens.jp

http://www.triens.jp

改良のため予告なく仕様などを変更することがあります。ご了承ください。

2022.3(c)2021 SANKYO REELS,INC.