外形寸法1.51.5012

単位：mm3※は、DINレールアダプタを使用した場合です。
DINレール上に並べた時の間隔の最小値は1.5mmです。

31POWER SEND

9※

5565

※
ＬＥＤカバー

端子カバー〈取付時ご注意〉
本機の左右には1.5mm以上の隙間を必ず設けてください。
1.5mm01234567

POWER SEND

01234567●型式番号

STV-H04T / -C ： ４点ＤＣ入力
基本仕様 ： I/O点数128点 仕様
C仕様 ： I/O点数256点 仕様

センサターミナル

546.5

POWER SEND

STV-H04T
STV-H04T-C

φ4.5
φ8401.5

この表示は、取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

●端子仕様
結線方法
ねじ締付トルク（N･m）
適用電線（mm2）[AWG]

1.557.5(60)●圧着端子
圧着端子を使用される
ときはM３用の右図の寸法のものを使用してください。

より線または圧着端子
Ｍ30.2～0.4
0.3～1.25［22～16］

DINレールアダプタ(右) 付属

6.0max.

43

DINレール

DINレール

DINレールアダプタ(左) 付属○システム安全性の考慮
本システムは、一般産業用であり安全用機器や事故防止システムなど、より高い安全性が要求される用途に対して適切な機能を持つものではありません。
○設置や交換作業の前には、必ずシステムの電源を切ってください。

○システム電源ＤＣ２４Ｖ安定化電源を使ってください。
非安定電源はシステムの誤動作の原因となります。
○高圧線、動力線との分離
本システムは高いノイズマージンを有していますが、伝送ライン、入出力ケーブルは、高圧線や動力線から離してください。

エラー表示
・本機には電源電圧低下検知の異常状態監視機能があります。
・ POWERとSENDの表示が右の表のように異常状態の表示（エラー表示）を行います。
・エラー表示をした場合、正常に復帰させるにはいったん電源を切り、エラーの原因を取り除いてから、再投入してください。

POWER
SEND

表示状態
点灯
点滅
消灯
点滅
点灯
消灯

異常の内容
正常
電圧低下検知
電源断
正常
伝送異常

仕様

○ユニラインは各社のPLCに簡単に接続できる省配線データ伝送システムです。
○センサターミナルはリミットスイッチ、光電スイッチや近接スイッチなどの信号をシリアル信号に変換し、伝送ラインに伝える入力用ターミナルユニットです。
○電圧低下検知機能、分岐配線時の断線検知機能が備わっています。
○一般的なディレーティングの考慮は必要ありません。

保証についてのお願い

■一般仕様
項目
電源電圧
使用周囲温度
保存温度
使用周囲湿度
雰囲気
耐振動
耐衝撃
絶縁抵抗
耐電圧
耐ノイズ

各部の名称

本製品の保証は日本国内で使用する場合に限ります。
■保証期間
納入品の保証期間は、ご注文主のご指定場所に納入後１箇年とします。
■保証範囲
上記保証期間中に、本取扱説明書にしたがった製品仕様範囲内の正常な使用状態で故障が生じた場合は、その機器の故障部分の交換または修理を無償で行ないます。
ただし、つぎに該当する場合は、この保証範囲から除外させていただきます。
(1) 需要者側の不適当な取り扱い、ならびに使用による場合。
(2) 故障の原因が納入品以外の事由による場合。
(3) 納入者以外の改造、または修理による場合。
(4) その他、天災、災害などで、納入者側の責にあらざる場合。
ここでいう保証は納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害はご容赦いただきます。
■有償修理
保証期間後の調査、修理はすべて有償となります。また、保証期間中においても、上記保証範囲外の理由による故障修理、故障原因調査は有償にてお受けいたします。

POWER 電源表示 緑

DC電源供給で点灯します。
電圧低下時点滅します。

SEND 伝送表示 緑■性能仕様

伝送信号が正常のとき点滅します。

項目
伝送方式
同期方式
伝送手順
接続方式
伝送速度
伝送距離

0,1,2,… 入力モニタ 赤

アドレス設定スイッチ
LEDカバー内部に入力信号の先頭番地を指定するスイッチがあります。

LEDカバー

入力信号がONのとき点灯します。

2 30 1DENR S

EPOW

項目

● 本社工場 〒612-8487 京都市伏見区羽束師菱川町366-1● NKEホームページ ： https://www.nke.co.jp/● お断りなくこの資料の記載内容を変更することがありますのでご了承ください。
©2024 NKE Corporation

40120-77-2018

入力点数※ 最大消費電力
質量L
INA
RM
TE
T
OR H04NS-VSTSE

promotion@nke.co.jp

端子カバー
NO. UM522-H

仕様
DC24Ｖ +15％ -10％
0 ～ +50 ℃-20 ～ +70 ℃
35～85％RH 結露なきこと
腐食性ガスがないこと
JIS C 60068-2-6 に準拠
100 m/s2
外部端子と外箱間 20 MΩ以上
外部端子と外箱間 AC1000 V 1分間
1200Ｖp-p （パルス幅1μs）

仕様
双方向時分割多重伝送方式
ビット同期方式
ユニライン・プロトコル
T分岐・マルチドロップ接続
29.4kbps （基本）最大 200ｍ （基本）

■個別仕様

[ 旧社名(株)中村機器エンジニアリング ]商品に関するご質問は、フリーダイヤル、もしくはE-メールにてお問い合わせください。
（AM.9:00～PM.5:00 土日、祝祭日を除く）○コネクタ接続、端子接続・コネクタ内側には金属くずなどを入れないでください。
・コネクタがはずれないようケーブル長さなどに配慮してください。
・誤配線は機器に損傷を与えます。
○本システムは、下記資料に定められた仕様や条件の範囲内でご使用ください。

特長●エラー表示表示LED

この表示は、取り扱いを誤った場合、傷害を負う可能性、および物的損害のみの発生が想定される内容です。

M3用

6.0
max.

●DINレール取付
DINレールアダプタを用いてDINレールに取付可能です。

本システム機器をお買いあげいただきありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みのうえご使用ください。
安全にお使いいただくため、次のような記号と表示で注意事項を示していますので必ず守ってください。

●カバーの開け方
端子カバーを開けてからLEDカバーを開けてください。

入力端子
入力信号などを接続する端子台です。

1

型式番号
STV-H04T
4点
1.7 W
95g
※センサ消費電力を含まず

接続例
センサターミナル（入力ユニット）

PLCコネクタへ

STV-H04T

センドユニット
POWER SEND

0123センサターミナル（入力ユニット）
ON-LINE

MONITORUNITS

STV-H04T

伝送ラインの内容
D,G :信号ライン
24V,0V:電源ライン

UNIT ADDRESS50

DISPLAY

SET

678

1

2

伝送ラインには高圧線や動力線を近付けないでください。

934AC
RUN
POWER

SIZE
3264

DG
24V
0V

Ｄ
Ｇ
24V
0V

128 256

24V
0V
ＤＣ電源(DC24V)

センドユニット1台に対し、ターミナルを20台 ま で 接 続 で きます。

6071センドユニット
１6071182

23スイッチ、センサなど
D
G
24V
0V

センドユニット
１123センサターミナル（入力ユニット）

独立した伝送ケーブル

560センドユニット
２7182

STV-H04T

93POWER SEND

4DG24V0V

607182

センサ接続上の注意

3○センサの残電圧
センサON時の残電圧が8V以下のものを選択してください。これをこえるとセンサ信号が正常にとりこめません。

93D
G24V
0V

4

○センサの消費電力
2線式のセンサでの消費電流をセンサターミナルが十分供給できない場合があります。
ON電流、OFF電流の範囲に注意してください。

スイッチ、センサなど

0V

Ｈシステム用ターミナルユニットの分岐ラインの最終位置にはエンドユニットを接続する必要はありません。
ローカルＤＣ電源(DC24V)接続される全ユニットは同じ仕様で、ご使用ください。

4STV-H04T

024V

この場合ユニット間の接続はD-Gの信号２線のみとなります。

センサターミナル（入力ユニット）
POWER SEND

2○センサの動作方式
静電容量検知タイプなどの高感度なセンサについては、本システムのグランドとの接続の仕方で誤検知するおそれがありますので十分な動作確認が必要です。

93

D
G
24V
0V

0V

24V

D
G
24V
0V

01

4

D
G
24V
0V

遠隔部分での電源
電圧降下には図のようなローカル電源方式を考慮してください。

D
G
24V
0V
POWER SEND

0G

STV-H04T

伝送ケーブルは、線径0.5mm²以上のものをご使用ください。

D

3POWER SEND

D

センサターミナル（入力ユニット）

２系統の多芯ケーブル
１本化禁止

G

2

95

G

5PLCコネクタ

3スイッチ、センサなど

24V

伝送ケーブルは本システム１系統１本としてください。
２系統以上まとめないでください。

PLCコネクタ

8D

伝送ケーブル（キャブタイヤケーブル）

センドユニット
２2

STV-H04T

5スイッチ、センサなど

伝送ケーブルの総延長は最大２００ｍです。

PLCコネクタ

1センサターミナル（入力ユニット）

0V

PLCコネクタ

0D
G
24V
0V

ER1 ER2 ER3 ER4 ER5SEND

POWER SEND

スイッチ、センサなど

56DG
24V
0V

007
118223

アドレス設定・ アドレス番号はコントローラの入出力点との対応をとるためのものです。
・ ターミナルユニットのアドレス
設定スイッチで設定された番号はそのユニットの先頭の入出力点のアドレスを示し、その番号以降連続して各点のアドレスを割り付けます。
・ ２点単位の設定ができます。
・ スイッチＢはセカンドＩＤ設定用です。

●アドレス設定スイッチ

93

LEDカバーを開きアドレス設定スイッチを操作します。
アドレス設定スイッチ
上向き設定でON です。

2 4 8 16 32 64 128 B

ON安定化電源を使用してください。
電源電圧はDC24V～DC27.6Vの間で設定してください。

SD-H2A/-C●アドレス設定方法●スイッチＢの設定

スイッチの設定
アドレス
2 4 8 16 32 64 128
02 ○
4○
6 ○ ○
8○
10 ○
○
： ： ： ： ： ： ： ：128○： ： ： ： ： ： ： ：252○ ○ ○ ○ ○ ○状態
ＯＦＦ○印はON、無印はOFFの設定

101112ＯＮ

ＩＤ番号の変化
ID=アドレス
偶数アドレスのとき
ID=アドレス＋1
奇数アドレスのとき
ID=アドレス－1

注1) ID：断線位置検出のための識別番号
注2) 奇数アドレスに設定できるターミナルは特殊仕様です。

基本仕様の場合、スイッチ[128]はONに設定しないでください。

40D
G24V0V

基本仕様の場合STV-H04T : 最大設定124 (最大設定時使用アドレス124～127)
C仕様の場合STV-H04T-C : 最大設定252 (最大設定時使用アドレス252～255)

1スイッチ、センサなど

インターフェース回路
内部構成

端子配置
・STV-H04T/-C （4点入力）Ｄ 24Ｖ COM 0 15678123SEND

2POWER48 16 32 64 128 B(F/S)

センサターミナル＜回路条件＞STV-H04T/ -C

ユーザ＜回路条件＞

24V

アドレススイッチ

9G 0V COM 2 30

STV-H04T/-C

4IN

コントロールチップ

ショートピース 付属

入力電圧範囲
アイソレー
ション部

電源部

: 0～24 V

入力電流 (ON) : 4.8mA min.

電圧検知(OFF) : 2.4mA max.
24V～IN (ON) : 16 V min.
間電圧 (OFF) : 7 V max.

フォトカプラ

内

G 24V 0V

信号

2電源COM
ショートピース 付属

012

入力

3COM

24V部

24V

回

耐電圧 : 30 V max.
３線式センサ
+24V

路IN
3.3k

端子台

Dスイッチ,センサなど(2線式)3.3kCOM0V0V

3

出力0V
ショートピース 付属※ディレーティングの考慮は必要ありません。