外形寸法
単位 : mmコネクタ（ストレートプラグ）
OTAX N364P040AU
または
富士通 FCN-364P040-AU(40P)
TE 1747053-1(150) CN-40-□Kケーブル装着時 参考値 ケーブル曲を含む(83) DINレール取付時(79) 直接取付時

5751.544.7(36.6)
32.8
15.83.5

圧着端子を使用されるときはＭ３用の下図の寸法のものを使用してください。

4.5

Ｍ３用
6.0max.

6.0max.

82 90

●型式番号

XCV-H□□T

DINレール
R50.5［ユニラインＨシステム用］

締め付けトルク
0.3～0.5(N･m)

XCV-H16T ： 8点フォトカプラ入力、 8点Tr出力
XCV-H32T ： 16点フォトカプラ入力、16点Tr出力

ツインターミナルOTAX360シリーズ コネクタ搭載（プラグ側）(44.4)
ショートピースを１個添付しています。

43.5

3.8添付ショートピース
取付時Φ3.5(2.25)
引出時本システム機器をお買いあげいただきありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みのうえご使用ください。
また、システム全体の取扱いについてはテクニカルマニュアルをご参照ください。
安全にお使いいただくため、次のような記号と表示で注意事項を示していますので必ず守ってください。
この表示は、取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
この表示は、取り扱いを誤った場合、傷害を負う可能性、および物的損害のみの発生が想定される内容です。

エラー表示○ 本機には短絡検知と電源電圧低下検知の異常状態監視機能があります。
○ POW(POWER)とSENDの表示が右の表のように異常状態の表示(エラー表示)を行います。
○ エラー表示をした場合、正常に復帰させるにはいったん電源を切り、エラーの原因を取り除いてから、再投入してください。
○ 右記エラー表示以外のPOW点滅で負荷がONできない場合、出力コネクタ部での短絡が考えられますのでご確認ください。
解除方法は短絡を取り除いたあと上記手順で行ってください。

○ システム電源ＤＣ２４Ｖ安定化電源を使ってください。
非安定電源はシステムの誤動作の原因となります。
○ 高圧線、動力線との分離
本システムは高いノイズマージンを有していますが、伝送ライン、入出力ケーブルは、高圧線や動力線から離してください。
○ コネクタ接続、端子接続
・ コネクタ内側には金属くずなどを入れないでください。
・ コネクタがはずれないようケーブル長さなどに配慮してください。
・ 誤配線は機器に損傷を与えます。
○ 本システムは、下記資料に定められた仕様や条件の範囲内でご使用ください。

●エラー表示
表示出力

表示状態
点灯
POW
点滅
（電源表示） 点滅
消灯
点滅
SEND
点灯
（伝送表示）
消灯

異常の内容
正常
短絡検知
電圧低下検知電源断
正常○ システム安全性の考慮
本システムは、一般産業用であり安全用機器や事故防止システムなど、より高い安全性が要求される用途に対して適切な機能を持つものではありません。
○ 設置や交換作業の前には、必ずシステムの電源を切ってください。

特 長

伝送異常

保証についてのお願い
本製品の保証は日本国内で使用する場合に限ります。
■保証期間
納入品の保証期間は、ご注文主のご指定場所に納入後１箇年とします。
■保証範囲
上記保証期間中に、本取扱説明書にしたがった製品仕様範囲内の正常な使用状態で故障が生じた場合は、その機器の故障部分の交換または修理を無償で行ないます。
ただし、つぎに該当する場合は、この保証範囲から除外させていただきます。
(1) 需要者側の不適当な取り扱い、ならびに使用による場合。
(2) 故障の原因が納入品以外の事由による場合。
(3) 納入者以外の改造、または修理による場合。
(4) その他、天災、災害などで、納入者側の責にあらざる場合。
ここでいう保証は納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害はご容赦いただきます。
■有償修理
保証期間後の調査、修理はすべて有償となります。また、保証期間中においても、上記保証範囲外の理由による故障修理、故障原因調査は有償にてお受けいたします。

仕 様○ユニラインは各社のPLCに簡単に接続できる省配線データ伝送システムで、分岐配線時の断線検知機能に対応しています。
○ツインターミナルは入力出力混載ターミナルで、入力機器、出力機器の両方に接続できます。
○１点単位でアドレス設定ができます。
○電圧低下検知機能、各出力には短絡保護機能が備わっています。
○出力ターミナル側は伝送異常時に対する出力保持／リセットの選択が可能です。
○DINレールに取付ができます。

■一般仕様

各部の名称

■性能仕様

POW 電源表示

SEND 伝送表示

緑

ＤＣ電源供給で点灯します。
短絡時、電圧低下時点滅します。

項目
電源電圧
使用周囲温度
保存温度
使用周囲湿度
雰囲気
耐振動
耐衝撃
絶縁抵抗
耐電圧
耐ノイズ

項目
伝送方式
同期方式
伝送手順
伝送速度
接続方式
伝送距離

黄

伝送信号が正常のとき点滅します。

端子台カバー

アドレス設定スイッチ

■個別仕様

TW

商品に関するご質問は、フリーダイヤル、もしくはE-メールにてお問い合わせください。
（AM.9:00～PM.5:00 土日、祝祭日休み）

0120-77-2018
promotion@nke.co.jp● NKE本社工場 〒612-8487 京都市伏見区羽束師菱川町366-1● NKEホームページ ： https://www.nke.co.jp/● お断りなくこの資料の記載内容を変更することがありますのでご了承ください。
©2023 NKE Corporation

ON ↑ 1 2

24VA

IN ADDRES
4 8 16 32
S64 A 12 4 8 16 OUT
32 64 A

0V

D項目
入力点数
出力点数
最大消費電力 ※質量

POW SEND

ＤＩＮレールフック

XCV-H16T
8点
8点
3W
150 g

XCV-H32T
16 点
16 点
4.5 W
150 g
※ 負荷消費電力を含まず

G

入出力コネクタ

NO. UM353-E

4IN
XCV TERMINAL
-H16T

伝送端子台
伝送信号、ユニット用電源を接続する端子台です。
24V

仕様
双方向時分割多重伝送方式
ビット同期方式
ユニライン・プロトコル
29.4 kbps（基本）マルチドロップ接続
最大200 m（基本）※本ユニットには、入力・出力表示ランプは付いていません。

入出力信号の先頭番地を指定するスイッチです。

[ 旧社名(株)中村機器エンジニアリング ]仕様
DC 24 V +15％ -10％
0 ～ +50℃-20 ～ +70℃
35～85％RH 結露なきこと
腐食性ガスがないこと
JIS C 60068-2-6 に準拠
100 m/s2
外部端子と外箱間 20 MΩ以上
外部端子と外箱間 AC1000 V 1分間
1200Ｖp-p （パルス幅1μs）

外部機器の入力と出力を接続するコネクタです。

ＤＩＮレールからの取外時使用します。

1接続例
PLCコネクタへ

センドユニットSD-H2A

ＤＣ電源(DC24V)
ON-LINE

MONITORUNITS

電源電圧はＤＣ24Ｖ～27.6Ｖ間で設定してください

ER1 ER2 ER3 ER4 ER5

RUN

SEND

POWER

SIZE
32

AC

64

24V

0V

0V
ＤＧ

24V

0V
DG
24V 0VXCV-H□□T

B20 B19 B18 B17 B16 B15 B14 B13 B12 B11 B10 B9A4A3A2A1

B7B6B5B4D

B3B2トランジスタ
オープンコレクタ

B1A8A7A6A5A4A3A224VG0V

24V0V
DGDG24V 0V

ツインターミナル（入出力ユニット）

XCV-H□□T

24V 24VA 0V D G0V

B6B5B4B3B2コネクタ(16)

24V 24VA 0V D G
負荷用電源B1●アドレス設定方法●セカンドID設定方法

スイッチの設定
アドレス
1 2 4 8 16 32 64
0
1 ○○23 ○ ○○
4○5 ○： ： ： ： ： ： ： ：○○ ○50○ ○51 ○ ○○ ○52○： ： ： ： ： ： ： ：○ ○111 ○ ○ ○ ○
112
○ ○ ○
○印はON、無印はOFFの設定

ツインターミナル XCV-H□□T

24V

L L

L

24VA

入力電圧範囲0V: 0～24 V

入力電流 (ON) : 2.5mA min.

40P
コネクタ

(OFF) : 1 mA max.
回路電流
伝送ケーブルの総延長は最大200mです。

: 3.2 mA max.

0V
DG４０Ｐコネクタ ： N364P040AU または FCN-364P040-AU,1747053-1
ケーブル側コネクタ ： N36*J040AU(カバー別途手配要) またはFCN-36*J040-AU(カバー別途手配要）,1473381-1-MH（カバー付き）

2●異常時の出力選択（出力用アドレス設定スイッチ）
スイッチAの設定

伝送異常時の出力信号

OFF
(出荷時)

ホールド
(直前の状態を保持)

ON

リセット
(強制的にOFFとする)

内

6.8k

(OFF) : 7 V max.

スイッチ部

３線式センサIN
6.8k

センドユニット1台に対し、ターミナルユニットを20台まで接続できます。
Hシステム用ターミナ
ルユニットの分岐ラインの最終位置にはエンドユニットを接続する必要はありません。

＋OUT

－路

XCV-H□□T

24VA
L

・出力回路
耐電圧: 30 V

ON電流: 200 mA max.

・入力回路
耐電圧 : 30 V max.
・出力回路
負荷電流 : 200 mA max.
・24VAピン許容通過電流 : 3.2 A max.
＊XCV-H32Tでは以下のディレーティングにご注意ください。

IN

24V～IN (ON) : 16 V min.
間電圧

ショートピース

24VA

・入力回路

回

24V

ON

ＩＤ番号の変化
ＩＤ＝アドレス
偶数アドレスのとき
ＩＤ＝アドレス＋１
奇数アドレスのとき
ＩＤ＝アドレス－１＜回路条件＞

ケーブル側コネクタ

遠隔部分での電源電圧降下には図のようなローカル電源方式を考慮してください。

ツインターミナル（入出力ユニット）（入力用アドレス設定スイッチ）
スイッチAの設定
OFF

ユーザ
端子台0V

ローカルＤＣ電源(DC24V)

負荷用
電源

入力

電源
ショートピース

・アドレス番号はコントローラの入出力点 ●アドレス設定スイッチとの対応をとるためのものです。
端子台カバーを開き・ターミナルユニットのアドレス設定スイッ
アドレス設定スイッチをチで設定された番号はそのユニットの先操作します。
頭の入出力点のアドレスを示し、その番号以降連続して各点のアドレスを割り付
ADDRESSIN
OUT
けます。
POW SEND
1 2 4 8 16 32 64 A 1 2 4 8 16 32 64 A
ON・１点単位の設定ができます。
・入力用スイッチＡはセカンドＩＤ設定に使用します。
入力用
出力用
・出力用スイッチＡは伝送異常時の出力アドレス設定スイッチ
信号の状態選択に使用します。
上向き設定で ON です。
・通常ＩＤは入力アドレス番号と同じに設定されます。

DG

この場合ユニット間の接続はD-Gの信号２線のみとなります。

0 0V・・0V 24VA・・24VA

インターフェース回路○出力負荷は入力のON点数に応じてディレーティングする必要があります。
（次頁の＜回路条件＞参照）○コイル負荷にはサージキラーをつけてください。

24V 24VA 0V D G○センサの残電圧センサON時の残電圧が6V以下のものを選択してください。
これをこえるとセンサ信号が正常にとりこめません。
○センサの消費電力ターミナルが2線式のセンサに十分供給できない場合があります。
ON電流、OFF電流の範囲に注意してください。
○センサの動作方式
静電容量検知タイプなどの高感度なセンサについては、本システムのグランドとの接続の方法で誤検知するおそれがありますので十分な動作確認が必要です。

(16)

出力信号

＜回路条件＞

センサ接続上の注意

0

アドレス設定別の負荷駆動用電源を24VAに接続する方法を示してあります。
また、負荷遮断スイッチを供給側に挿入すれば、負荷駆動遮断回路が構成できます。
VA

B7

24VA

２線式無接点センサをご使用の場合、回路電流3.2Aを超えないようご注意ください。
特に耐強磁界用、耐環境用センサにはご使用できない場合があります。

24B8フォトカプラ

A1L

G

負荷遮断スイッチ

電圧検知 短絡検知

8～15はNC

入力

出力

ケーブル側コネクタ

24V 0V

アイソレー
ション部

電源部

端子台

B20 B19 B18 B17 B16 B15 B14 B13 B12 B11 B10 B924V

センドユニット
２A514 12 10 8 6 4 2 0 14 12 10 8 6 4 2 0 0V 0V 24VA 24VA A列

伝送ケーブル（キャブタイヤケーブル）

独立した伝送ケーブル

A6

入力

XCV-H32T （16点入力、16点出力）

センド
ユニット
２PLCコネクタ

A7

15 13 11 9 7 5 3 1 15 13 11 9 7 5 3 1 0V 0V 24VA 24VA B列

２系統の多芯ケーブル
１本化禁止

D

B8

出力

0V

24V 0V

A815 13 11 9 7 5 3 1 15 13 11 9 7 5 3 1 0V 0V 24VA 24VA B列

24V0V
DG

負荷駆動用ＤＣ電源(DC24V)

A20 A19 A18 A17 A16 A15 A14 A13 A12 A11 A10 A9

A20 A19 A18 A17 A16 A15 A14 A13 A12 A11 A10 A9

PLCコネクタ

センドユニット１

コントロールチップ

XCV-H16T （8点入力、8点出力）

14 12 10 8 6 4 2 0 14 12 10 8 6 4 2 0 0V 0V 24VA 24VA A列

D G

伝送ケーブルは本システム１系統１本としてください。
２系統以上まとめないでください。

PLCコネクタ

SEND

POW

入力用アドレス設定スイッチ
1 2 4 8 16 32 64 A(F/S)

24V 24VA 0V D G

L L

PLCコネクタXCV-H□□T
出力用アドレス設定スイッチ
1 2 4 8 16 32 64 A(H/R)

・コネクタピン配列

伝送ケーブルには高圧線や動力線を近付けないでください。

センドユニット
１内部構成

・端子配列

ツインターミナル（入出力ユニット）

128 25624V

負荷駆動には、
1)24Vと24VAをショートピースで接続する（ショートピース添付）
2)別の負荷駆動電源を24VAに接続するのどちらかの方法をとってください。

24V 24VA 0V D G

安定化電源を使用してください。

24V：制御用電源
24VA：負荷用電源

伝送ラインの内容
D,G :信号ライン
24V,0V:電源ライン

UNIT ADDRESSDISPLAY

SET

コネクタピン配列

33V

OUT

0V

3

出力
ON点数

100mA以下のとき
入出力全点ON 可能
入力0点のとき

16点

入力8点のとき

リレー、ソレノイドなど
誘導性負荷の場合はサージキラーを付けてください。

短絡検知

消費電力の合計が38Ｗ以下になるように、出力の負荷は下記の範囲でお使いください。(DC24V)
最大負荷曲線許容負荷範囲

入力16点のとき

負荷電流100mA200mA
入力を16点ONしたとき出力200mAのON はしないでください