S-series

Sシリーズ

小型

フォークリフト充電リール

取扱説明書
型式
SES-4FLA

はじめに安全上のご注意

P.2

各部の名称と役割

P.4

使用する
設置方法

P.5

ご使用方法

P.10

メンテナンス

P.12

困った時は故障と処置

P.15

仕様・外観図P.16

保証とアフターサービス

P.17

本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書は人とその周囲の危害・損害を防ぐため、ご使用にあたっての注意事項や基本的な使い方を説明しています。
・本書の内容を最後までよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
・ご使用前に P.2「安全上のご注意」を必ずお読みください。
・この取扱説明書はいつでも使用できるよう大切に保管してください。

安全上のご注意
重要なお知らせ

三協リールから大切なお願いです

5年経過したリールは劣化に注意！
！

劣化は見た目だけではわかりません

コードリールの耐用年数は使用開始から５年となります。 長期にわたり使用されている場合、部 品 の 経 年 劣 化や摩 耗 等により、 誤 作 動や火災、重大事故につながるおそれがあり大変危険です。

" まだキレイ "、" 使えているから大丈夫 " という判断では故障の原因は見抜けません。 末永くお使いいただくために定期的なメンテナンスを行い、お早めに修理または新しい製品への入れ替えを行いましょう。

安全上のご注意

トラブルの例
誤作動 内部断線など

火災 接点からの粉じんなど

感電 コードの被覆の破れなどはじめに本製品を正しく安全にご使用いただくために使用する●安全のための注意事項を守る

警告表示の意味
取扱説明書および製品では、以下の表示をしています。
この表示の注意事項を守らず誤った取り扱いをすると、死亡や重傷を負うおそれがあります。

警告
困ったときはこの表示の注意事項を守らず誤った取り扱いをすると、 軽傷を負ったり周辺の物品に損害を与えることがあります。

注意

注意事項をよくお読みください。製品全般の注意事項が記載されています。

●故障したら使わない
すぐに使用を中止し、お買い上げの販売代理店に修理をご依頼ください。

●万一異常が起きたら例）• 煙が出たとき行為を禁止する記号• 異常な音・においがしたとき• 内部に異物が入ったとき• 製品を落とすなど、製品や付属品が破損したとき

禁止

分解禁止

定格を守る

行為を指示する記号①供給を切る
バルブを閉じたり、電源を切ったりするなど、供給を停止させる②使用を中止取り付けている工具や機器を安全に外す

指示を守る

2

アース線を接続する

プラグを抜く

③修理・点検を依頼
お買い上げの販売代理店に依頼する

本書の内容を最後までよく読み、本製品を正しく安全にご使用ください。
また、読み終わった後はいつでもご覧いただけるよう大切に保管してください。

警告
子供や幼児の届かない場所に設置する

日本国内で使用する事故やけがの原因となります。
指示を守る

海外など、異なる電圧で使うと火災や感電、故障の原指示を守る因となることがあります。指定された電圧でご使用ください。

屋外で使用しない
さび、腐食などで火災や故障、異常動作の原因となる
禁止

不安定な場所に設置しないことがあります。本製品は屋内仕様です。

ぐらついた台の上や傾いたところに設置すると、倒れた
禁止

安全上のご注意

定格電圧・電流を超えて使用しない

り落ちたりしてけがの原因となることがあります。また、設置・取付場所の強度も十分にお確かめください。

リール本体、コードおよび接続された機器の故障や、火定格を守る災や感電の原因になるおそれがあります。製品の仕様（参直接日光の当たる場所または熱器具近くに設置・保管しない

照：P.16「仕様」）をご確認のうえ、ご使用ください。

接続された機器が正しく動作しない場合があります。

禁止

内部の温度が上がり、火災や故障の原因となります。
また、リール本体やコードの耐久性低下の可能性がありアース線を接続するます。

はじめにアース線を接続しないと感電の原因となることがありまアース線を接続するす。アース線を取り付けることができない場合はお買い

修理技術者以外による分解・修理・改造はしない

上げの販売代理店にご相談ください。
分解禁止

プラグを抜く開けたり改造したりすると、故障や異常動作の原因となお手入れの際や、 長期間使用しない場合はプラグを抜くることがあります。

電源を接続したままお手入れをすると、感電の原因とな

また、本製品には強力なゼンマイが内蔵されています。

ることがあります。

部品等が勢いよく飛散し、けがをするおそれがあります。

また長期間使用しない場合は、安全のためコンセントか点検・修理はお買い上げの販売代理店にご依頼くださらプラグを抜いてください。

い。

油煙・湯気・湿気・水気・ほこりの多い場所
や高温になる場所には設置しない

コードを傷つけると、火災や感電、けがの原因となるこ

上記のような場所に設置すると、火災や故障、破損の使用する禁止

本製品には電圧の高い部分があるため本体をむやみにコードを傷つけない禁止とがあります。

困ったときは原因となることがあります。

・コードを加工したり、傷つけたりしない。
・コードを無理に折り曲げない。

落雷のおそれがあるときは使用しない・重いものをのせたり、引っ張ったりしない。

落雷により火災や感電、本体が故障することがあります。
禁止

・熱器具に近づけたり、加熱したりしない。

雷が予測されるときは、火災や感電、本体の故障を防・コードをコンセントから抜くときは、必ずプラグを持っぐために電源プラグをコンセントから抜き、雷が鳴り出て抜く。

したら、本製品には触らないでください。

万一、コードが傷んだ場合は直ちに使用を中止し、お買い上げの販売代理店に交換をご依頼ください。

本製品に水やオイルなどの異物を入れたり、付着させたりしない
禁止

警告ラベルは剥がさず、 大切に使用するドラム内部に水や異物が入ったり、外装に水や塗装ミストなどの異物が付着したりすると故障の原因となることがあります。

剝がれや汚損、劣化された場合はお買い上げの販売代指示を守る

理店からご購入のうえ、正しく貼付してください。

万一、水や異物が入った場合は直ちに接続された機器を外し、お買い上げの販売代理店に点検・修理をご依頼ください。

3

箱の中に同梱品（本体・付属品）がすべて揃っているか確各部の名称と役割認してください。

取付ベース板
リール本体を天井や壁などに取り付けるためのベース金具。

ブラケット
取付ベース板に差し込むことによりリール本体を天井や壁面に固定します。

ジョイントコード（コンセントプラグ付）
リール本体への電源接続用コードです。

型式シール
製造番号などを確認できます。

ストッパーゴム玉
各部の名称と役割コードの戻り位置を調整できます。

警告ラベル
ご使用にあたり、最低限の注意事項を載せています。

カラービス
ビスの色で製造年を識別できます。
（参照：P.13「カラービスについて」
）

リール本体

コード

ガイドローラー

はじめにコードと本体の摩擦を緩和します。

警告タグ
ご使用にあたり、最低限の注意事項を載せています。

SUSプロテクター
コードの摩擦から本体を保護します。

平型コネクタ※リール本体の定格電圧・電流はAC250V/20Aです。
使用する
●付属品
困ったときは4箱の中に同梱品（本体・付属品）がすべて揃っているか確認してください。
付属品に不備があった場合はただちにお買い上げの販売代理店にご連絡ください。

①

②

取扱説明書
（本書）

取付ベース板

１冊

1個

③④⑤

十字穴付スプリング

ナベ小ねじワッシャー（M6 × 20）

＆ナット（M6）

スプリング
ワッシャー＆蝶ナット（M6）

4個

4個

1個

⑥

平型コネクタ

圧着端子

1個

4個

設置方法

この項はリールの取り付けおよび、供給電源等への接続を行う販売代理店または施工業者の方を対象にしています。

警告
組立・設置の際、 作業者の安全対策を徹底する
指示を守る

取り付けが高所作業になる場合はハシゴや脚立を使用設置（据付）および移設について設置場所は十分な強度を確保し、落下・揺れなどがない指示を守るせず、安全に作業できる高所作業リフトや足場を設置の取付場所付近まで、コンセント等電源設備の施工を行っうえ、必ず安全ヘルメットを着用し、落下防止の安全帯てください。施工は、ジョイントコードの長さ（参照：P.16「仕を使用してください。

様」）をご確認いただいたうえで、コードに余裕ができる

また、万一の製品および作業工具の落下に備え、作業位置にお願いいたします。また、接続電源部分にはアー中は取付場所の真下への立ち入りを禁止してください。

ス端子等接地が可能な仕様でお願いいたします。

本書の内容に従い、 正しく組立・設置する不安定な場所に設置しない

ジョイントコードは、コンセントに確実に差し込んでくだぐらついた台の上や傾いたところに設置すると、倒れた

さい。プラグの差し込みが不十分だと、火災や感電、コー禁止

ド抜けや漏電の原因となります。

設置方法

指示を守るよう考慮してください。

り落ちたりしてけがの原因となることがあります。また、設置・取付場所の強度も十分にお確かめください。

リールは、必ず付属のスプリングワッシャーと蝶ナットで固定してください。リールの固定を忘れると、リールの禁止

日本国内で使用する内部の温度が上がり、火災や故障の原因となります。またリール本体やコードの耐久性が低下するおそれがあります。

上記のような場所に設置すると、火災や故障、破損の原因となることがあります。

直接日光の当たる場所または熱器具近くに設置・保管しない禁止

はじめに油煙・湯気・湿気・水気・ほこりの多い場所や高温になる場所には設置しない

落下など重大な事故の原因となります。

海外など、異なる電圧で使うと火災や感電、故障の原指示を守る因となることがあります。指定された電圧でご使用くだ使用する

さい。

アース線を接続する
アース線を接続する

アース線を接続しないと感電の原因となることがありま定格電圧・電流を超えて使用しないす。アース線を取り付けることができない場合はお買い

リール本体、コードおよび接続された機器の故障や、火上げの販売代理店にご相談ください。

定格を守る

災や感電の原因になるおそれがあります。製品の仕様（参照：P.16「仕様」）をご確認のうえ、ご使用ください。

接続された機器が正しく動作しない場合があります。

困ったときは
5

設置方法
コードと平型コネクタの接続方法
1. コネクタ本体を確認する
本体の変形、ネジの不足などがないか確認してください。

リング締付ねじ
コンセントパネル固定ねじ

コード固定リング

コネクターカバー
設置方法

コンセントパネル

2. ケーブルの被膜を剥き、 圧着端子をつける

はじめにコードの先端にあるケーブルの被膜を剥き、付属の圧着端子をかしめてください。

0.5mm以下
7mm

使用する

3. コネクターカバーとコンセントパネルを分離させる
コンセントパネルの固定ねじを外して、カバーとパネルを分離させます。

困ったときは

4. コードをコネクターカバーに通す
コード固定リングから締付ねじを外し、圧着端子をつけたコードを通します。

69mm

取り付け前にリール本体の仕様と損傷の有無、付属品の欠品の有無を確認してください。

コードと平型コネクタの接続方法
５. コンセントパネル内部の端子ねじを確認する

赤線

白線

黒線

緑線

コンセントパネル内部の、各ケーブルの色に対応する端子ねじを確認します。

設置方法

6. 圧着端子を端子ねじに取り付ける
圧着端子を各端子ねじにセットし、締めつけて固定します。

はじめに使用する

8. コンセントパネルとコネクターカバーを固定する
固定ねじを絞めつけて、コンセントパネルとコネクターカバーを固定しなおします。

困ったときは

9. コードとコネクタが固定されているか確認する
コード固定リングじを締めつけ、コードとコネクタを固定後、それぞれを逆方向に引き、抜けないよう固定されているか確認してください。

7設置方法設置の前に●設置に必要な道具●移設・交換作業の場合• モンキーレンチ• 安全のためコード先端に機器が接続されていないことを確認してから作業をはじめてください。感電のおそれがあります。

• スパナ（10 ｍｍ）• プラスドライバー（No.2）●リールボックス内のリール入れ替え時の注意
正しい向き
設置方法

広い

はじめにせまい使用する

上図のリールボックス（型式：SBN-）内のリールの入れ替え作業を行う場合は、取付ベース板の向きを確認してからリールを取り付けてください。

首振り仕様にする場合

上図のように正しい向きであることを確認してください。
詳しくは販売代理店にお問い合わせください。

作業範囲が広がり、リール本体への負荷も軽減できます

困ったときはリールの首振り機能を使用する場合は、下図のようにリール上部、ブラケット固定ビス（M6 × 15）2 本を外してください。
ブラケット固定ビス（M6×15）

首振り機能をご使用の際はジョイントコードが引っ張られないよう余裕をもって接続し、リール本体が壁や設備、人などに当たらないようにしてください。
※リールボックス内に設置している場合は首振り仕様にしないでください。

8取り付け前にリール本体の仕様と損傷の有無、付属品の欠品の有無を確認してください。

設置の手順記載された取付場所および接続方法は一例です

1. 取付ベース板を固定する
電気配線

リールの設置方向に合わせて取付ベース板を固定してください。

③
コンセント

①取付ベース4-Φ6.5②十字穴付ナベ小ねじ（M6×20）③スプリングワッシャー & ナット（M6）

壁面取付の場合

①

②

設置方法

天井取付の場合

2. リールを固定する④スプリングワッシャー & 蝶ナット（M6）

はじめにリールを取付ベース板に差し込み、付属の部品で固定してください。
④

落下防止のため、スプリングワッシャーを必ず付けて蝶ナットを確実に締めてください。

使用する

3. ジョイントコードを接続する
電気配線

ジョイントコードが引っ張られないよう、余裕をもって接続してください。

☑リールへの電源供給用のブレーカー等を入れる☑接続後、漏電などがないか確認する

コンセントプラグ
ジョイントコード

困ったときは

4. ストッパーゴム玉を調整し、 動作確認をする
ストッパーゴム玉を使用状況に合わせて調整します。
固定ビスをゆるめ、希望する長さに調整してください。
その後ゆっくりと全引き出し / 全戻しを行い、動作に問題がないか確認してください。

ストッパー
ゴム玉
固定ビス

9ご使用方法
警告
コードリールを電源供給以外の目的に使用しない
禁止

コードに負荷のかかる使用は避ける
本体やコードの破損、故障の原因となります。
禁止

目的以外の使用は、本体の破損や故障の原因となり、けがや施設・設備等の損傷をまねくおそれがあります。

定格電圧・電流を超えて使用しない
リール本体、コードおよび接続された機器の故障や、火コードには絶対ぶらさがらない定格を守る

リールの落下、本体の破損や故障の原因となり、けが禁止

災や感電の原因になるおそれがあります。製品の仕様（参照：P.16「仕様」）をご確認のうえ、ご使用ください。

や設備等の破損をまねくおそれがあります。

接続された機器が正しく動作しない場合があります。

ご使用方法

コード出口の中に手をいれない
大けがをするおそれがあります。
禁止

使用方法などでご不明な点のある場合は、使用を中止してお買い上げの販売代理店へお問い合わせください。
また、リール本体やコードに異常が見られる場合は直ちに使用を中止し、お買い上げの販売代理店に点検・修理をご依頼ください。

はじめに注意
リール本体やコードの破損・落下・故障のおそれがあります。 下記のような使用は絶対に避けてください。

使用する• コードを急激に曲げない。

• コードを車両や重量物の下敷きにしない。

• コードを急激に引っ張らない。

• コードおよびリール本体に水やオイル、床洗浄剤、塗装ミストなど• コードを高温・高熱の物に近づけない。

を付着させない。

• コードを工具や設備等で挟まない。

• リール本体に衝撃を与えない。

引き出し操作時の注意

困ったときは• コードを引き出す際には、必ずリール正面から静かに引き出してください。リール横方向に引くと本体に負荷がかかり、コードやリール取付部が破損し落下するおそれがあります。
• 引き出し限界線以上はコードを引き出さないでください。※強く引かなくてもロックは外れます。
• 最後まで急激な勢いで引き出すと、内部ドラムが必要以上に回転してロックがかかり、巻き戻しができなくなることがあります。
• コンセントソケット部や、先端に取り付けた器具を引っ張らないでください。コードの折れ曲がりや、器具破損の原因にもなります。また、折り曲げた状態での引き出し操作は行わないでください。
• 使用中、コードによるつまずき、からまりに注意してください。

巻き戻し操作時の注意• 急激にコードを巻き戻すと人や物に当たり、けがや破損事故の原因となります。
• 急激にコードを巻き戻すと、乱巻き * の原因となります。
• コードを巻き戻す際には、必ずリール正面から静かに巻き戻してください。リール横方向から戻すとコード先端が人や物に当たり、けがや破損事故の原因となります。
※乱巻き：本製品のカバー内でコードが絡まり、引き出し操作や巻き戻し操作に支障が出る状態です。

10

操作方法
1. コード出口に対し正面に立ち、必要な長さまでコードをゆっくりと引き出してください。カチッと音のするところでロックがかかります。
2. ロックがかかったことを確認してから手を離し、使用してください。万一ロックがかからない場合には、さらに 6 〜40cm ほどコードをゆっくりと引き出してください。
3. 再び 6 〜 40cm ほどコードをゆっくりと引き出すとロックが外れます。コードを持ち、送り込むようにゆっくり巻き戻してください。

※ブレーキワイヤーは斜めに引かず、必ず真下に引いてください。

先端だけを持って引き出さない

ロックのかかっていない状態で手を離さない

斜めに引き出さない

急激に引き出さない

無理に引き出さない

はじめに継手金具または引き出し限界線

ご使用方法

F タイプの場合：引き出した位置でロックがかかります。ロックを外したいときは、ブレーキワイヤーを引きながらコードを持ち、送り込むようにゆっくり巻き戻してください。

使用する
困ったときは11

メンテナンス
警告
必ずメンテナンスを行う

お手入れの際や、 長期間使用しない場合はプラグを抜く

日常のお手入れや定期点検を行ってください。
指示を守る

プラグを抜く

始業点検および終業点検を説明書の本文に従って必ず実施する
指示を守る

特にコードの損傷・キズ・変形・摩耗および汚れがない

電源を接続したままお手入れをすると、感電の原因となることがあります。
また長期間使用しない場合は、安全のためコンセントからプラグを抜いてください。

ことを確認してください。

メンテナンス

メンテナンス方法などでご不明な点のある場合は、お買い上げの販売代理店へお問い合わせください。
また、リール本体やコードに異常が見られる場合は直ちに使用を中止し、お買い上げの販売代理店に点検・修理をご依頼ください。

はじめに

始業点検
点検箇所

コード

使用する
困ったときは
12

作業をはじめる前に点検方法

内容

目視

変形・破損・摩耗はないか

目視／掃除汚れ（水・油・泥）はないか

動作確認／目視

引き出し・巻き取りはスムースか

目視

変形・破損・摩耗はないか

目視／掃除汚れ（水・油・泥）はないか

目視

変形・破損・摩耗はないか

目視／掃除

汚れ（水・油・泥）はないか

動作確認／目視

機器が正しく動作しているか

平型コネクタ

接続機器

コードが引き出しにくい・巻き戻りにくい場合は、シリコン系スプレー等の潤滑剤をコードに薄く塗布していただくと改善されることがあります。

終業点検
1. 安全のため電源ブレーカーを切り、通電を遮断してください。

2. コードやコンセントソケットに付着した汚れ（水・ゴミ・油など）を乾いた布できれいに拭きとってください。この時何か異常が見られる場合、直ちに使用を中止し、お買い上げの販売代理店にご相談ください。

●下記のような症状が出た場合は必ず交換してください。
メンテナンス

コードに断線や被覆はがれ、硬化、接続器具との接触不良が見られる場合火災・感電の危険性があります。直ちに使用を中止し、お買い上げの販売代理店に交換をご依頼ください。

専門家による定期点検の実施

定期点検は、使用頻度にかかわらず 6 ヶ月毎に実施してください。専門家による点検の制度がございますので詳しくはお買い上げの販売代理店にご相談ください。
点検項目

□□□
□
□

リール取付部のねじのゆるみがないか使用する

チェック

はじめに

定期点検

リール本体に変形や著しい摩耗などがないか
コードに被覆はがれやキズ・よじれ・折れ曲がり・硬化はないか
引き出し限界線までコードの引き出し・巻き戻しができるか
引き出し限界線までコードをすべて引き出し、問題なくロックがかかるかリールの製造年識別システム「何年に製造したリールなのか」
弊社の web サイト (http://www.triens.jp) と照らし合わせてお手元で確認ができます。

̜̜̜﹁赤って２０ ××年製なんだ！﹂

１年ごとにビスの色が切り替わります。

スやスマホから 簡 単 ア ク セPC

困ったときはカラービスについて♪

̜

消耗品の交換時期目安の確認や修理依頼の際は「識別システム」をチェック！

13

メンテナンス
消耗部品について長期間使用されますと消耗部品の経年劣化や使用環境による磨耗により、コードの断線や被覆はがれの原因となることがあります。下記交換時期を目安とし、定期的な修理・交換の実施をお願いいたします。

ジョイントコードを含むコード類
交換目安

内部接点 Assy

5年

交換目安

5年

メンテナンス

修理・交換についてはお買い上げの販売代理店にご相談ください。
※上記年数は目安であり保証値ではありません。異常が見られない場合でも定期的な修理・交換の実施をお願いいたします。

はじめに引き出し通電機能についてフォークリフト用充電リールは過度の温度上昇を防止するため、コードをすべて引き出さないと通電しない仕様になっています。コードをすべて引き出し、引き出し限界線が見えることを確認してから使用してください。

使用するコードが引き出されていないとコードを限界線まで引き出す

通電
しない

通電
する

困ったときは引き出し限 界線・・・・・
限界線が見えるまで引く

14不具合が見られる場合はもう一度本書をよく読んでご確認

故障と処置
症状

ください。

引き出し限界線が見えるまでコードを引き出す

コンセントソケット部の接続不良

コンセントプラグを差し込み直す

電源が入っていない

電源スイッチを入れる

コードの断線（コードは消耗品です）

コードの交換販売代理店にご相談ください

リール内部接点の不良（接点は消耗品です）

接点の交換販売代理店にご相談ください

ラチェットの破損・引っ掛かり販売代理店にご相談ください

ゼンマイの破損

販売代理店にご相談ください

コードの引き出し過ぎによるラチェットの引っ掛かり販売代理店にご相談ください

コードの乱巻きコードを引き出し、ゆっくりと手を添えて巻き戻す

コードが止まらない

ラチェットの破損販売代理店にご相談ください

フォークリフトの充電ができない

コンセントパネルの端子ねじと圧着端子の絞めつけが足りない

０．
９N.m 〜 1.2N.m で絞めつけて固定してください

電気がこないコードが出てこない

コードが巻き戻らない

使用する

コードを引き出していない

はじめに処置

故障と処置

原因改善がみられない場合はお買い上げの販売代理店にご相談ください。

困ったときは15

仕様・外観図製品名

フォークリフト充電リール

型式

SES-4FLA

リール設置場所

屋内

使用コード

ビニルキャブタイヤコード

断面積（ｍｍ ²）×心数

3.5×4

コード全長（ｍ）

3.0
平型コネクタコネクタ仕様※リール本体の定格電圧・電流を超える使用はできません。

仕様・外観図ジョイントコード

コンセントプラグ
長さ：1.0m

定格電圧 / 定格電流AC250V/20A

使用温度範囲−５℃〜＋５０℃

温度過昇防止スイッチ

有

本体重量（ｋｇ）

5.0

はじめに

120

60

125φ2901次側先端接続形状 オスプラグ

2次側先端接続形状 平型コネクタ

40φ5616（70）145314

困ったときは169使用する17782

保証とアフターサービス
保証規定
取扱説明書・本体警告ラベル等の注意書きに従って、正常な状態で保証期間内（納入後 2 年以内）に故障した場合には、弊社の責任において無償にて部品の手直し・修理・取り換え・部品交換を行わせていただきます。
ただし次の場合に該当する故障は保証しておりません。
○使用上の誤り・保守点検・保管等の義務を怠ったために発生した故障および損傷○消耗部品（参照：P.14「消耗部品について」）が損傷し、取り換えを要する場合○指定された純正部品を使用されなかったことに起因する場合○弊社または弊社の販売代理店以外の方による分解修理が行われた場合、それが原因で発生した故障および損傷○設置に原因がある故障および損傷（取付不良による落下、さび・腐食・水などによる故障は保証しておりません）○指定以外の流体を流すなど、流体の汚れや不純物の混入が原因で発生した故障および損傷○定格電圧・電流を超える使用や最高使用圧力を超える使用など、その他製品仕様以外のご使用が原因で発生した故障
および損傷

はじめに

○火災・地震・風水害・その他天災・地変等外部に要因がある故障および損傷保証とアフターサービス○製品の動作機構に悪影響をおよぼす変更（改造）が加えられた場合または、それが原因で発生した故障および損傷○日本国以外にてご使用の場合○保証請求手続きが不備の場合（型式または製造番号の連絡がない場合など）○その他、合理的事由から弊社が保証対象外と判断した場合
上記規定に基づき、不具合が発生した場合にはお買い上げの販売代理店へご連絡ください。
なお、保証の要否は誠に勝手ながら弊社において判断させていただきますのでご了承ください。

使用するアフターサービス
まずは取扱説明書内 P.15「故障と処置」をご覧ください。

それでも調子が悪いときは型式・製造番号・購入日をご確認のうえ、お買い上げの販売代理店にご相談ください。

保証期間中の修理について保証期間後の修理についてアフターサービスについての詳細

製品保証規定の記載内容に基づいて修理いたします。
お買い上げの販売代理店にご相談ください。

困ったときは調子が悪いときは有償修理いたします。
お買い上げの販売代理店にご相談ください。
その他ご不明な点は、お買い上げの販売代理店にお問い合わせください。

型式
製造番号（SER.No）
購入日年月日

購入先
17各ソーシャルメディアより、三協リールのニュースや製品情報などを定期的に配信しております。
FB,IG,TW : @triensjapan / YouTube : trienstube

製造元〔 販売代理店または施工業者様へのお願い 〕

この取扱説明書はお客様へ必ずお渡しください。

販売元

株式会社 三協リール〒 263-0002
千葉県千葉市稲毛区山王町 279-5
TEL：043-421-5551

FAX：043-421-5553

e-mail：info@triens.jp

http://www.triens.jp

改良のため予告なく仕様などを変更することがあります。ご了承ください。

999983018 2024.4(c)2020 SANKYO REELS,INC.