電気工事用防火部材 タイカブラック

耐火ボックス（共住区画用）認定 ＆ 評定 一覧R耐火ボックス（共住区画用）

耐火ボックス(共住区画用)

電気用ボックス等を取り付ける※共住区画

共住区画のインターホン取付部等に！
φ31.5以下

16φ33以下

22

φ40.5以下

専用
設がP3B！

配管側適合径壁厚 ●100mm厚以上の中空壁PF管呼び 開口穴径(mm)14ックスと鉄ボス
計 タイカ ールキング
ドッのPF管の貫通穴

天井

開口部
中
心
PF管

ケーブル貫通部を充填、盛り上げる

開口径
φ40.5mm
以下

ボックス
固定金具

148mm以下

ボ●必ずPF管配管をしてください。
(CD管は、ご使用いただけません。)
充填材

クス
中
心95mm以下

貫通穴内部を充填、盛り上げる

充填材

二重天井

800mm〜1800mm

耐火ボックス側ボックス
固定金具

耐火ボックス（共住区画用）●木製間柱の中空壁には、ご使用いただけません。
（※）共住区画に施工する際、開口間の鉛直距離は、800mm〜1800mmの範囲内で開口していただけます。

(注1)インターホン、コンセント等の機器を設置する場合は、所轄行政機関にご確認のうえ、ご使用ください。
(注2)ボックスが背中合わせとなる施工は行わないでください。

詳
細はこちら

ボックス工法(共住区画用)
国土交通大臣認定
PS060WL-0738

貫通する壁の構造
中空壁 100ｍｍ厚以上
壁100ｍｍ厚以上

ケーブル 直(導体断面積)(1本あたり)

ＣＤ管

VE管

ＰＦ管

FEP管ーーー22以下

ー

ＣＤ管

VE管

ＰＦ管

FEP管ーー22以下

ーケーブル 直(一財) 日本消防設備安全貫通する壁の構造 (導体断面積)センター 性能評定(1本あたり)KK28-002号

中空壁 100ｍｍ厚以上

ー

開口部(ｍｍ)
ボックス側

配管側

矩形95×148以下

円形
φ40.5以下

開口部(ｍｍ)
ボックス側

配管側

矩形
95×148以下

円形
φ40.5以下

占積率(％)
47.6以下占積率(％)
ー耐火ボックス（共住区画用）
2 充填剤は半硬化タイプ

1 施工が簡単●ケーブル（電線）配線後に施工が可能です。
●施工面が露出しているから、施工後も充填を目視確認できます。
●コーキングガン等の充填用工具が不要です。

●施工後も完全に硬化しないから、施工後のケーブル変更工事が容易に行えます。
●硬化するタイプより、保存期間が長い。

3 バックアップ材不要

耐火ボックス（共住区画用）
耐火スイッチボックス（共住区画用）
平塗代カバー付（ボックス）●共住区画が中空壁の場合のマンション等のインターホン施工部に最適です。

規格

充填材(タイカスールBP3)付品

番

適合ノックアウト

入数

希望小売価格（税抜）

MTKB-1 CSW-K

4,020

MTKB-3 CSW-K

5,490

耐火スタットレットボックス（共住区画用）（ボックス）（ボックス）●共住区画が中空壁の場合のマンション等のインターホン施工部に最適です。

中型四角（浅型）

平塗代カバー付

丸型

小判型
規格2番適合ノックアウト

入数

希望小売価格（税抜）

MTKB-MA1 -1 K

3,810

小判型 MTKB-MA1 -2 K

3,810

丸型
充填材
(タイカスールBP3)付品

耐火ボックス（共住区画用）〈耐火ボックス(共住区画用)の遮音性能〉●耐火ボックス（共住区画用）を設置し、下記のような遮音試験を行い、優れた防音性能を確認しました。

〈音響透過損失試験〉 〈試験方法概略〉
試験体を音源室と受音室の間に設置し、音源室から受音室へ透過する音を測定し、音響透過損失を求める。
JIS A 1416(準拠)■耐火ボックス(共住区画用)
開口なし〈試験体〉(耐火遮音中空壁(※))

耐火ボックス（共住区画用）

大 き さ：3660×2750ｍｍ

706055（dB）
50

耐火ボックス（共住区画用）

電灯

音源②MTKB-3CSW-K

インターホン③MTKB-1CSW-K

ダブルコンセント
耐火遮音中空壁

34000

2000

※この試験結果は参考値です。使用状況により異なります。

音源側①MTKB-MA1-1K

1000

中心周波数 （Hz）

受音側

受音マイク

500

40250

45

(※)吉野石膏社「Ａ-2000・ＷⅠ」の標準施工指導書を参考にし、試験体を製作しています。

器具

65

音
響透
過損
失

125

せっこうボード：上張り：普通硬質せっこうボード
GB-R-H(9.5mm)：下張り：強化せっこうボード
GB-F(21mm)
グラスウール：24kg/ｍ3,50ｍｍ厚
ボ ッ ク ス：①MTKB-MA1-1K②MTKB-3CSW-K③MTKB-1CSW-K
器
具：ボックス①：電灯
ボックス②：インターホン(ドアホン子機)
ボックス③：ダブルコンセント

耐火ボックス（共住区画用）

技術資料・施工要領 ボックス工法(共住区画用)

耐火ボックス（共住区画用）

認 定 条 件（抜粋）●国土交通大臣認定
構
開口部

壁・中空壁（PS060WL-0738）

造
ボックス側

矩形：95×148mm以下

配

円形：φ40.5mm以下

管側47.6％以下（ケーブル断面積／電線管の開口面積）

占積率①準耐火構造(60分)の壁 ・厚さ 100mm以上（両面強化せっこうボード重張軽量鉄骨下地間仕切壁に限る）

貫通する
壁の構造等

②耐火構造(60分)の壁（木製下地を除く）

・厚さ100mm以上③鉄筋コンクリート造

・厚さ70mm以上

・導体断面積：3.1mm2以下(1本あたり)
・総導体断面積：27.2mm2以下

ケーブル
電線管

・合成樹脂製可とう電線管(JIS C 8411；PF管)・外径：φ30.5ｍｍ以下(呼び22以下)

アウトレットボックス ・鋼製 ・寸法：182mm以下×117mm以下×44mm以下 ・厚さ：1.6mm以上
塗代カバー

・鋼製

・寸法：184.5mm以下×120mm以下

・厚さ：1.6mm以上

評 定 条 件（抜粋）●(一財)日本消防設備安全センター性能評定
構
開口部

中空壁（KK28-002号）

造
ボックス側

矩形：95×148mm以下

配円形：φ40.5mm以下

管

側

壁の構造

厚さ100mm以上（両面強化せっこうボード厚さ12.5mm重ね張り／鋼製スタッド壁)
・合成樹脂製可とう電線管(JIS C 8411；PF管)
外径：φ30.5ｍｍ以下(呼び22以下) 1本以下

電線管

4挿入線(最大組み合わせ例)
・電力ケーブル：EEF/F 3×2.0mm×1本以下
・警報用ケーブル：AE 6×0.9mm×1本以下
AE 2×0.9mm×1本以下・小勢力回路用耐熱電線：HP 3P×0.9mm×1本以下
・光ケーブル(外径：φ4.3mm以下) ×1本以下

アウトレットボックス

・鋼製

・寸法：182×117×44mm以下

塗代カバー

・鋼製

・寸法：184.5×120mm以下

・厚さ：1.6mm以上

・厚さ：1.6mm以上

耐火ボックス（共住区画用）
標 準 施工図（抜粋）
配管側適合径壁厚 ●100mm厚以上の中空壁PF管呼び 開口穴径(mm)φ33以下

22φ40.5以下

PF管天井

開口径
φ40.5mm
以下

充填材

二重天井

ボックス
固定金具

148mm以下

ボックス中心95mm以下

確 認 施工800mm〜1800mm

φ31.5以下

16

開口部中心14

充填材

ボックス
固定金具

耐火ボックス（共住区画用）(注)標準施工とは異なりますので、所轄行政機関にご確認のうえ、ご使用ください。

インターホン配線を上下階に送る場合

耐火シート
クイック2
等

参考製品：タイカスールBP3

PF管(22以下)
インターホン

参考製品：耐火シート
ボックス内のコネクタは全てタイカスールBP3で充填してください。
耐火ボックス（共住区画用）参考製品：クイック2
耐火シート
クイック2
等
81頁

5

耐火ボックス（共住区画用）
施 工 要 領配管側適合径壁厚 ●100mm厚以上の中空壁PF管呼び 開口穴径(mm)16φ33以下

22φ40.5以下

開口径
φ40.5mm以下

PF管

配管側の施工二重天井

ボックス中心95mm以下填※充填材を、3個以上使用してください。

盛り上げる
充填材

剥離紙を剥がす
切れ目でPF管を挟む

ボックス
固定金具

耐火ボックス（共住区画用）(注)インターホン、コンセント等の機器を設置する場合は、所轄行政機関にご確認のうえご使用ください。

ボックス側の施工 ①取り付け②充充填材(タイカスールBP3)をコネクタ内部に隙間なく充填

剥離紙を剥がす

切れ目でケーブルを挟む充填材(タイカスールBP3)でコネクタのロックナットを覆い尽くす

コネクタ
ボックス
固定金具

填

※充填材を、1.5個以上使用してください。

①ボックス固定金具を耐火ボックスを施工したい位置に合わせて、スタッドに取り付ける。
※ボード張り付け面からの指定取り付け寸法があります。
（右下図参照）※ボックス固定金具は両側のスタッドに固定してください。
②耐火ボックスのノックアウトを抜き、コネクタを取り付ける。
③耐火ボックスをボックス固定金具に固定し、管を接続する。
④ボードを貼り付ける。
⑤ボードを開口する。
⑥ケーブルを通線する。

ノックアウト

充充填材(タイカスールBP3)でPF管の貫通穴の中まで、隙間なく充填する。

充填材

ボックス
固定金具

148mm以下(CD管は、ご使用いただけません。)●木製間柱の中空壁には、ご使用いただけません。

天井

800mm〜1800mm

φ31.5以下

開口部中心

14●必ずPF管配管をしてください。

PF 管

(注)
スポンジ部が潰れて壁に密着できるよう、ボックス固定具を必ず右記寸法にて間柱に取り付けてください。

スタッド
耐火ボックス

ボード張り付け面（スタッド端面 )から 47〜50ｍｍ
ボックス
固定金具

ボード
スポンジ部

(※)

●ボックス固定金具には、当社「軽量間仕切り用自在バー」をお勧めします。
厚みA
適合軽量間柱（・角型スタッド・ C 型スタッド）

ボックス品

番

KGP-450
KGP-600

厚みB
厚みA

厚みB

軽量間柱間隔(調節範囲)

40mm

8mm

280〜480mm
360〜630mm

スタッド(※)底面の施工用貫通穴のアル
ミテープが破れた場合は、市販のアルミテープを貼り付けるか、タイカスールBP3を充填し、塞いでください。

・両面テープ、取り付け位置出しゲージ付
・自在バー(1本)に、ボックス取り付け用タッピンねじ(3.5×10ｍｍ)2コ付

ご注意：パテを使用する場合、施工要領に従って正しく施工してください。必要以上に多く盛り過ぎると落下する恐れがあります。

6