S-series

Sシリーズ

中型

取扱説明書

コンセントコードリール
型式SCM-315(A/ASLOW)
SCM-320A

はじめに安全上のご注意

P.2

各部の名称と役割

P.4

使用する
設置方法

P.5

ご使用方法

P.9

メンテナンス

P.12

困った時は故障と処置

P.16

仕様・外観図P.17

保証とアフターサービス

P.18

本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書は人とその周囲の危害・損害を防ぐため、ご使用にあたっての注意事項や基本的な使い方を説明しています。
・本書の内容を最後までよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
・ご使用前に P.2「安全上のご注意」を必ずお読みください。
・この取扱説明書はいつでも使用できるよう大切に保管してください。

安全上のご注意
警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています

警告

この表示の注意事項を守らずに誤った取り扱いをすると、死亡や重傷を負うおそれがあります。

注意

この表示の注意事項を守らずに誤った取り扱いをすると、軽傷を負ったり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。

安全上のご注意

行為を禁止する記号

禁止

分解禁止

定格を守る

行為を指示する記号

指示を守る

はじめに

本製品を正しく安全にご使用いただくために●安全のための注意事項を守る
注意事項をよくお読みください。製品全般の注意事項が記載されています。

使用する●故障したら使わない
すぐに使用を中止し、お買い上げの販売代理店に修理をご依頼ください。

●万一異常が起きたら例）

困ったときは• 煙が出たとき• 異常な音・においがしたとき• 内部に異物が入ったとき• 製品を落とすなどして、製品や付属品が破損したとき①供給を切る
バルブを閉じたり、電源を切ったりするなど、供給を停止させる②使用を中止取り付けている工具や機器を安全に外す③修理・点検を依頼
お買い上げの販売代理店に依頼する異常が解決されるまでむやみにリールを触らないでください。

2

アース線を接続するプラグを抜く

本書の内容を最後までよく読み、本製品を正しく安全にご使用ください。
また、読み終わった後はいつでもご覧いただけるよう大切に保管してください。

警告
子供や幼児の届かない場所に設置する日本国内で使用する事故やけがの原因となります。
指示を守る

海外など、異なる電圧で使うと火災や感電、故障の原指示を守る因となることがあります。指定された電圧でご使用ください。

屋外で使用しない
さび、腐食などで火災や故障、異常動作の原因となる
禁止

不安定な場所に設置しないことがあります。本製品は屋内仕様です。

ぐらついた台の上や傾いたところに設置すると、倒れた
禁止

安全上のご注意

定格電圧・電流を超えて使用しないり落ちたりしてけがの原因となることがあります。また、設置・取付場所の強度も十分にお確かめください。

リール本体、コードおよび接続された機器の故障や、火定格を守る災や感電の原因になるおそれがあります。製品の仕様（参直接日光の当たる場所または熱器具近くに設置・保管しない

照：P.17「仕様」）をご確認のうえ、ご使用ください。

接続された機器が正しく動作しない場合があります。

禁止

内部の温度が上がり、火災や故障の原因となります。またリール本体やコードの耐久性が低下するおそれがあります。

アース線を接続する

はじめにアース線を接続しないと感電の原因となることがありまアース線を接続するす。アース線を取り付けることができない場合はお買い

修理技術者以外による分解・修理・改造はしない

上げの販売代理店にご相談ください。
分解禁止

プラグを抜く開けたり改造したりすると、故障や異常動作の原因となお手入れの際や、 長期間使用しない場合はプラグを抜くることがあります。

電源を接続したままお手入れをすると、感電の原因とな

また、本製品には強力なゼンマイが内蔵されています。

ることがあります。

部品等が勢いよく飛散し、けがをするおそれがあります。
点検・修理はお買い上げの販売代理店にご依頼ください。

落雷のおそれがあるときは使用しない

油煙・湯気・湿気・水気・ほこりの多い場所や高温になる場所には設置しない

す。

禁止

使用する

また長期間使用しない場合は、安全のためコンセントからプラグを抜いてください。

落雷により、火災や感電、本体が故障することがありま
禁止

本製品には電圧の高い部分があるため本体をむやみに上記のような場所に設置すると、火災や故障、破損の困ったときは原因となることがあります。

雷が予測されるときは、火災や感電、本体の故障を防ぐために電源プラグをコンセントから抜き、雷が鳴り出したら、本製品には触らないでください。

本製品に水やオイルなどの異物を入れたり、付着させたりしない
禁止

コードを傷つけないトなどの異物が付着したりすると故障の原因となること

コードを傷つけると、火災や感電、けがの原因となるこ
禁止

ドラム内部に水や異物が入ったり、外装に水や塗装ミスがあります。とがあります。

万一、水や異物が入った場合は直ちに接続された機器・コードを加工したり、傷つけたりしない。

を外し、お買い上げの販売代理店に点検・修理をご依頼ください。

・コードを無理に折り曲げない。
・重いものをのせたり、引っ張ったりしない。

警告ラベルは剥がさず、 大切に使用する・熱器具に近づけたり、加熱したりしない。

剝がれや汚損、劣化された場合はお買い上げの販売代・コードをコンセントから抜くときは、必ずプラグを持って抜く。

指示を守る

理店からご購入のうえ、正しく貼付してください。

万一、コードが傷んだ場合は直ちに使用を中止し、お買い上げの販売代理店に交換をご依頼ください。

3

箱の中に同梱品（本体・付属品）がすべて揃っているか確

各部の名称と役割認してください。

ブラケット
取付ベース板に差し込むことによりリール本体を天井や壁面に固定します。

取付ベース板ストッパーゴム玉ジョイントコード（コンセントプラグ付）

ホースの戻り位置を調整します。

リール本体へ電源を供給します。

リール本体を天井や壁などに取り付けるためのベース金具。

カラービス

型式シール

ビスの色で製造年を識別できます。

製造番号など確認できます。

（参照：P.13「カラービスについて」）

各部の名称と役割

コード
警告シール

リール本体

警告タグ

はじめに危険を告知し、安全な使用を促します。

危険を告知し、安全な使用を促します。

コンセントソケット

ガイドローラー

2口：接地2P 15A※
1口：2P 15A※

ホースと本体との摩擦を緩和します。

AC 100V

SUSプロテクター
×1

ホースと本体との摩擦を緩和します。

×2※リール本体の定格電圧・電流はAC126V/6Aです。

使用する
困ったときは
4●付属品

付属品に不備があった場合はただちにお買い上げの販売代理店にご連絡ください。

①②③

十字穴付座金組込み
ナベ小ねじ

取付ベース板

（M6 × 15）
1個
2個

⑤

④

十字穴付スプリング

ナベ小ねじ

ワッシャー

十字穴付座金組込み
ナベ小ねじ（M6 × 20）

＆ナット（M6）（M6 × 40）

4個

4個

1個

設置方法

この項はリールの取り付けおよび、エア配管等への接続を行う販売代理店または施工業者の方を対象にしています。

警告
組立・設置時、作業者の安全対策を徹底する

本書の内容に従い、 正しく組立・設置する取り付けが高所作業になる場合はハシゴや脚立を使用
指示を守る

せず、安全に作業できる高所作業リフトや足場を設置のジョイントコードは、コンセントに確実に差し込んでくだ
指示を守る

うえ、必ず安全ヘルメットを着用し、落下防止の墜落制止用器具を使用してください。

リールは、必ず付属のスプリングワッシャーと蝶ナットでまた、万一の製品および作業工具の落下に備え、作業固定してください。リールの固定を忘れると、リールの中は取付場所の真下への立ち入りを禁止してください。

落下など重大な事故の原因となります。

設置（据付）および移設について

不安定な場所に設置しない

設置場所は十分な強度を確保し、落下・揺れなどがない

ぐらついた台の上や傾いたところに設置すると、倒れたよう考慮してください。

禁止

設置方法

指示を守る

さい。プラグの差し込みが不十分だと、火災や感電、コード抜けや漏電の原因となります。

り落ちたりしてけがの原因となることがあります。また、設置・取付場所の強度も十分にお確かめください。

取付場所付近までコンセント等電源設備の施工を行ってください。施工はジョイントコードの長さ（参照：P.17「仕様」）をご確認いただいたうえで、コードに余裕ができる

油煙・湯気・湿気・水気・ほこりの多い場所や高温になる場所には設置しない位置にお願いいたします。また、接続電源部分にはアー禁止

はじめにス端子等接地が可能な仕様でお願いいたします。

上記のような場所に設置すると、火災や故障、破損の原因となることがあります。

日本国内で使用する
直接日光の当たる場所または熱器具近くに設置・保管しない

海外など、異なる電圧で使うと火災や感電、故障の原指示を守る因となることがあります。指定された電圧でご使用ください。

禁止

内部の温度が上がり、火災や故障の原因となります。またリール本体やコードの耐久性が低下するおそれがあり使用するます。

定格電圧・電流を超えて使用しない
リール本体、コードおよび接続された機器の故障や、火定格を守る災や感電の原因になるおそれがあります。製品の仕様（参アース線を接続する

照：P.17「仕様」）をご確認のうえ、ご使用ください。

接続された機器が正しく動作しない場合があります。

アース線を接続しないと感電の原因となることがありま
アース線を接続するす。アース線を取り付けることができない場合はお買い上げの販売代理店にご相談ください。

困ったときは5設置方法
設置の前に●設置に必要な道具●移設・交換作業の場合• モンキーレンチ• 安全のためコード先端に機器が接続されていないことを• スパナ（10 ｍｍ）確認してから作業をはじめてください。感電のおそれが• プラスドライバー（No.2）

あります。

首振り仕様について作業範囲が広がり、リール本体への負荷も軽減できます

設置方法

首振り仕様をご使用する際は、左右 350mm 以上のスペースが必要です。ジョイントコードが引っ張られないよう余裕をもって接続し、本体が壁や設備、人などに当たらないよう十分な空間を確保してください。
天井・壁など片側６０度ずつ、はじめに最大120度までの首振りが可能です。

60°

使用する

350ｍｍ

60°
350ｍｍ

首振りを固定する場合
困ったときはリール本体をブラケットに固定する①十字穴付座金組込みナベ小ねじ （M6×15）

リールの首振り機能を固定する場合は、右図を参考に、付属の十字穴付きナベ小ねじ（M6 × 15）2本を使用して、リール本体に取り付けてください。

6

①60°

60°

350ｍｍ

350ｍｍ

取り付け前にリール本体の仕様と損傷の有無、付属品の欠品の有無を確認してください。

設置の手順① 通常の場合記載された取付場所および接続方法は一例です
天井取付の場合

1. 取付ベース板を固定する
リールの設置方向に合わせて④取付ベース板を固定してください。
300ｍｍ②取付ベース板

4-Φ6.5③十字穴付ナベ小ねじ （M6×20）

壁面取付の場合④スプリングワッシャー & ナット（M6）

取付ベース板のこの部分を下に向けて設置

②③

設置方法

作業スペースとして 300mm 以上の間隔をあけ、耐荷重 40kg 以上の強度の壁面・天井にて設置してください。

2. リールを固定する
天井取付の場合

はじめにリールを取付ベース板に差し込み、付属の部品で壁面取付の場合固定してください。
⑤十字穴付座金組込みナベ小ねじ（M6 × 40）⑤
落下防止のため、十字穴付座金組込みナベ小ねじを必ず付けて確実に締めてください。（推奨締付トルク：5N・m）

使用する

壁面取付の場合はスムーズに巻き取りにくいことがあります。
⑤

その際は手を添えて戻してください。

3. ジョイントコードを接続する☑アースクリップはアース接続部に必ず接続する☑リールへの電源供給用のブレーカー等を入れる☑接続後、漏電がないか確認する

アースクリップ接続

困ったときはジョイントコードが引っ張られないよう、余裕をもって接続してください。

電気配線
コンセントプラグ
アース端子

ジョイントコード

バルブと取付ベース板の間隔は 300mm 以内で接続してください。

4. ストッパーゴム玉を調整し、 動作確認をする
ストッパーゴム玉を使用状況に合わせて調整します。固定
ビスをゆるめ、希望する長さに調整してください。
その後ゆっくりと全引き出し / 全戻しを行い、動作に問題がないか確認してください。
ストッパー
ゴム玉
固定ビス

7

設置方法
設置の手順② 取付ベース板が既に設置されている場合入換方法1. 取付ベース板を交換する
1. 天井または壁面に設置されている取付ベース板を外し、本製品付属の取付ベース板を設置してください。
ビスやナットは以前と同じものをそのまま使用できます。

設置方法

2. 前ページ「設置の手順①」の 2 〜４に従って、リール本体を設置してください。

はじめに入換方法2. 変換アタッチメント（別売り）を使用する
変換アタッチメント（型式 S-MA）構成部品①変換アタッチメント③スプリングワッシャー＆ナット（M6）②十字穴付ナベ小ねじ（M6×20）④十字穴付座金組込みナベ小ねじ（M6×12）

1. リール本体に変換アタッチメント（別売り）を設置してください。

使用する

2. 変換アタッチメントを付けたリール本体を取付ベース板に設置してください。
取付ベース板にアタッチメントを差し込み、④でしっかり固定する

アタッチメントとブラケットの穴の位置を合わせて、②と③を締めて固定する②①

困ったときは③②

ここに穴の位置を合わせて固定して下さい。

③④

変換アタッチメントとブラケットの穴の位置に注意してください。
落下防止のため、④十字穴付座金組込みナベ小ねじを確実に締めてください。（推奨締付トルク：5N・m ）※対応型式は、下記の 「対応型式一覧」をご確認ください。

対応型式一覧
SLR-15N

SLR-20A

SLR-15A

SLR-20B

SLR-15B
SLR-20N
8ご使用方法
警告
コードリールを電源供給以外の目的に使用しない
禁止

コードに負荷のかかる使用は避ける
本体やコードの破損、故障の原因となります。
禁止

目的以外の使用は、本体の破損や故障の原因となり、（参照：P.10「操作方法」）

けがや施設・設備等の損傷をまねくおそれがあります。

定格電圧・電流を超えて使用しない
リール本体、コードおよび接続された機器の故障や、コードには絶対ぶらさがらない定格を守る

リールの落下、本体の破損や故障の原因となり、けが禁止

火災や感電の原因になるおそれがあります。
製品の仕様（参照：P.17「仕様」）をご確認のうえ、や設備等の破損をまねくおそれがあります。

ご使用ください。

ご使用方法

接続された機器が正しく動作しない場合があります。

コード出口の中に手をいれない大けがをするおそれがあります。
禁止使用方法などでご不明な点のある場合は、使用を中止してお買い上げの販売代理店へお問い合わせください。
また、リール本体やコードに異常が見られる場合は直ちに使用を中止し、お買い上げの販売代理店に点検・修理をご依頼ください。

はじめに注意• コードを急激に曲げない。

• コードを車両や重量物の下敷きにしない。

• コードを急激に引っ張らない。

• コードおよびリール本体に水やオイル、床洗浄剤、塗装ミストなど• コードを高温・高熱の物に近づけない。
• コードを工具や設備等で挟まない。

使用するリール本体やコードの破損・落下・故障のおそれがあります。 下記のような使用は絶対に避けてください。

を付着させない。
• リール本体に衝撃を与えない。

引き出し操作時の注意

困ったときは• コードを引き出す際には、必ずリール正面から静かに引き出してください。リール横方向に引くと本体に負荷がかかり、コードやリール取付部が破損し落下するおそれがあります。
• 引き出し限界線以上はコードを引き出さないでください。※強く引かなくてもロックは外れます。
• 最後まで急激な勢いで引き出すと、内部ドラムが必要以上に回転してロックがかかり、巻き戻しができなくなることがあります。
• コンセントソケット部や、先端に取り付けた器具を引っ張らないでください。コードの折れ曲がりや、器具破損の原因にもなります。また、折り曲げた状態での引き出し操作は行わないでください。
• 使用中、コードによるつまずき、からまりに注意してください。

巻き戻し操作時の注意• 急激にコードを巻き戻すと人や物に当たり、けがや破損事故の原因となります。
• 急激にコードを巻き戻すと、乱巻き * の原因となります。
• コードを巻き戻す際には、必ずリール正面から静かに巻き戻してください。リール横方向から戻すと、コード先端が人や物に当たり、けがや破損事故の原因となります。
※乱巻き：本製品のカバー内でコードが絡まり、引き出し操作や巻き戻し操作に支障が出る状態です。

9

ご使用方法操作方法
1. ホース出口に対し正面に立ち、必要な長さまでホースをゆっくりと引き出してください。
カチッと音のするところでロックがかかります。
2. ロックがかかったことを確認してから手を離し、使用してください。
万一ロックがかからない場合には、さらに 6 〜 40cm ほどホースをゆっくりと引き出してください。
3. 再び 6 〜 40cm ほどホースをゆっくりと引き出すとロックが外れます。
ホースを持ち、送り込むようにゆっくり巻き戻してください。

ご使用方法

はじめに使用する困ったときは10先端だけを持って引き出さない

ロックのかかっていない状態で手を離さない

斜めに引き出さない

急激に引き出さない

無理に引き出さない
継手金具または引き出し限界線

スローモーションユニットの取付方法

購入後でもスローモーションに変更できます●スローモーションユニットの取付はお買い上げの販売代理店または施工業者にご依頼ください。
また、取付作業の際は必ず取付ベース板からリール本体を外し、机などに下ろしてから作業を行ってください。

●取付に必要な道具●準備

1. ゴム玉がホース・コード出口に当たり、きちんと収納• マイナスドライバー（幅5 〜7mm） されていることを確認する• プラスドライバー（No.2）

けがや施設・設備等の損傷をまねくおそれがあります。

（型式 ： S-SLOW）

2. 取付部カバーを手で掴み、マイナスドライバーを使用して爪をゆっくり外す

ご使用方法• スローモーションユニット急いで外すと爪やカバーの破損をまねくおそれがあります。

はじめに

1. スローモーションユニットをギアにかみ合わせる
スローモーションユニットをリール本体に当てて軽く押さえながらホースを少し引き、ユニットと本体の間にすき間がないことを確認してください。

ユニットとギアのかみ合わせ確認方法
すき間がない状態

困ったときは①軽く押さえながら再度ホースを引き、ギアがスムースに回転していることを確認してください。

②少し引く

ギアがかみ合っている状態なので︑すき間がありません

リール本体とギアがかみ合っていないためすき間が空いています☑ リールとユニットのあいだにすき間がないことを確認する

使用するすき間が空いている状態

ギアがかみ合わないままユニットを固定し、使用を続けると破損の原因となります。

2. スローモーションユニットを固定する付属のビス（M4 × 8）で、スローモーションユニットを固定してください。（ 推奨締付トルク ：0.5N・ｍ ）その後ゆっくりと全引き出し / 全戻しを行い、動作に問題がないか確認してください。

11メンテナンス
警告
必ずメンテナンスを行う

お手入れの際や、 長期間使用しない場合はプラグを抜く

日常のお手入れや定期点検を行ってください。
指示を守る

プラグを抜く

始業点検および終業点検を説明書の本文に従って必ず実施する
指示を守る

特にコードの損傷・キズ・変形・摩耗および汚れがない

電源を接続したままお手入れをすると、感電の原因となることがあります。
また長期間使用しない場合は、安全のためコンセントからプラグを抜いてください。

ことを確認してください。

メンテナンス

メンテナンス方法などでご不明な点のある場合は、お買い上げの販売代理店へお問い合わせください。
また、リール本体やコードに異常が見られる場合は直ちに使用を中止し、お買い上げの販売代理店に点検・修理をご依頼ください。

はじめに始業点検
点検箇所

コード

作業をはじめる前に使用する
困ったときは点検方法

内容

目視

変形・破損・摩耗はないか

目視／掃除

汚れ（水・油・泥）はないか

動作確認／目視

引き出し・巻き取りはスムースか

目視

変形・破損・摩耗はないか

目視／掃除

汚れ（水・油・泥）はないか

目視

変形・破損・摩耗はないか

目視／掃除

汚れ（水・油・泥）はないか

動作確認／目視

機器が正しく動作しているか

聴取（引き出し・巻き戻り時に）異音はないか

目視

巻き戻り速度に変化はないか

確認

取付部のねじのゆるみはないか

コンセントソケット

接続機器

スローモーションユニット

コードが引き出しにくい・巻き戻りにくい場合は、シリコン系スプレー等の潤滑剤をコードに薄く塗布していただくと改善されることがあります。

12

終業点検
1. 安全のため電源ブレーカーを切り、通電を遮断してください。
2. コードやコンセントソケットに付着した汚れ（水・ゴミ・油など）を乾いた布できれいに拭きとってください。この時何か異常が見られる場合、直ちに使用を中止し、お買い上げの販売代理店にご相談ください。

●下記のような症状が出た場合は必ず交換してください。
コードに断線や被覆はがれ、硬化、接続器具との接触不良が見られる場合

定期点検

専門家による定期点検の実施

チェック

点検項目

□□□□□

リール取付部のねじのゆるみがないか使用するリール本体に変形や著しい摩耗などがないか

はじめに定期点検は、使用頻度にかかわらず 6 ヶ月毎に実施してください。専門家による点検の制度がございますので詳しくはお買い上げの販売代理店にご相談ください。

メンテナンス

火災・感電の危険性があります。直ちに使用を中止し、お買い上げの販売代理店に交換をご依頼ください。

コードに被覆はがれやキズ・よじれ・折れ曲がり・硬化はないか
引き出し限界線までコードの引き出し・巻き戻しができるか
引き出し限界線までコードをすべて引き出し、問題なくロックがかかるかリールの製造年識別システム「何年に製造したリールなのか」
弊社の web サイト (http://www.triens.jp) と照らし合わせてお手元で確認ができます。

̜̜̜﹁赤って２０ ××年製なんだ！﹂

１年ごとにビスの色が切り替わります。

スやスマホから 簡 単 ア ク セPC

困ったときはカラービスについて♪

̜

消耗品の交換時期目安の確認や修理依頼の際は「識別システム」をチェック！

13

メンテナンス
スローモーションユニットの交換方法●スローモーションユニットの交換はお買い上げの販売代理店または施工業者にご依頼ください。
また、取付作業の際は必ず取付ベース板からリール本体を外し、机などに下ろしてから作業を行ってください。

●取付に必要な道具●準備

1. ゴム玉がホース・コード出口に当たり、きちんと収納されていることを確認する• 交換用スローモーションユニット• プラスドライバー（No.2）
メンテナンス

はじめに使用する困ったときは14（型式 ： S-SLOW）

けがや施設・設備等の損傷をまねくおそれがあります。

2. ビスを外し、既存のスローモーションユニットをとる

1. P.11 「スローモーションユニットの取付方法」の1〜2 に従って、交換用スローモーションユニットのギアのかみ合わせ、固定、 動作確認をしてください。

消耗部品について長期間使用されますと消耗部品の経年劣化や使用環境による磨耗により、コードの断線や被覆はがれの原因となることがあります。下記交換時期を目安とし、定期的な修理・交換の実施をお願いいたします。

ジョイントコードを含むコード類
交換目安

内部接点 Assy・サーモスタット

5年

交換目安

5年

※上記年数は目安であり保証値ではありません。異常が見られない場合でも定期的な修理・交換の実施をお願いいたします。

メンテナンス修理・交換についてはお買い上げの販売代理店にご相談ください。

温度過昇防止スイッチ（サーモスタット）についてサーモスタット作動

はじめにコンセントコードリールには過度の温度上昇を防止するため、コードの温度が一定温度に到達すると自動的に電源を遮断する、温度過昇防止スイッチ「サーモスタット」が、本体ドラム内にセットされています。

自動的に通電OFFご使用の機器の電源を必ずOFFにしてください。
温度が下がると自動的に復帰します。
（コードを全部引き出すと、速やかに復帰します。)

使用する

対処方法

困ったときは15

不具合が見られる場合はもう一度本書をよく読んでご確認

故障と処置
症状ください。

原因

処置

電源が入っていない

電源スイッチを入れる

コンセントソケット部の接続不良

コンセントプラグを差し込み直す

サーモスタットが作動している

コード全て引き出し、しばらく待つ（参照：P.15「温度過昇防止スイッチについて」）

電気がこないサーモスタットの交換販売代理店にご相談ください

コードの断線（コードは消耗品です）

コードの交換販売代理店にご相談ください

リール内部接点の不良（接点は消耗品です）

接点の交換販売代理店にご相談くださいラチェットの破損・引っ掛かり販売代理店にご相談ください

スローモーションユニットのギア破損

スローモーションユニットの交換販売代理店にご相談ください

ゼンマイの破損

販売代理店にご相談ください

コードの引き出し過ぎによるラチェットの引っ掛かり販売代理店にご相談ください

コードの乱巻きコードを引き出し、ゆっくりと手を添えて巻き戻す

コードがゆっくり
巻き戻らないスローモーションユニットの摩耗・破損

スローモーションユニットの交換
販売代理店にご相談ください

コードが止まらない

ラチェットの破損

販売代理店にご相談ください

故障と処置

サーモスタットが故障しているはじめに使用する困ったときは16コードが出てこない

コードが巻き戻らない改善がみられない場合はお買い上げの販売代理店にご相談ください。

仕様・外観図
製品名

コンセントコードリール

型式SCM-315A

SCM-320A

リール設置場所

屋内

使用コード

ビニルキャブタイヤコード

断面積（ｍｍ ²）×心数

1.25×3

コード全長（ｍ）

15.0

20.0

3 口 コンセントソケット（2 口：接地 2P 15A

コンセント仕様

1 口：2P 15A）

※リール本体の定格電圧・電流を超える使用はできません。

コンセントプラグ（アースクリップ付き）
長さ：0.8m

ジョイントコード

AC125V/6A

使用温度範囲−５℃〜＋５０℃

温度過昇防止スイッチ仕様・外観図定格電圧 / 定格電流

有

本体重量（ｋｇ）※16.87.5※1 スローモーション仕様の場合は、本体重量が 150g 重くなります。

はじめに1256760120103

使用する

424
190

困ったときは234

A

380

A寸法

標準185ｍｍ

スローモーション
198ｍｍ

17

保証とアフターサービス
保証規定
取扱説明書・本体警告ラベル等の注意書きに従って、正常な状態で保証期間内（納入後 1 年以内）に故障した場合には、弊社の責任において無償にて部品の手直し・修理・取り換え・部品交換を行わせていただきます。
ただし次の場合に該当する故障は保証しておりません。
○使用上の誤り・保守点検・保管等の義務を怠ったために発生した故障および損傷保証とアフターサービス○製品の動作機構に悪影響をおよぼす変更（改造）が加えられた場合または、それが原因で発生した故障および損傷○消耗部品（参照：P.15「消耗部品について」）が損傷し、取り換えを要する場合○指定された純正部品を使用されなかったことに起因する場合○弊社または弊社の販売代理店以外の方による分解修理が行われた場合、それが原因で発生した故障および損傷○設置に原因がある故障および損傷（取付不良による落下、さび・腐食・水などによる故障は保証しておりません）○指定以外の流体を流すなど、流体の汚れや不純物の混入が原因で発生した故障および損傷○定格電圧・電流を超える使用や最高使用圧力を超える使用など、その他製品仕様以外のご使用が原因で発生した故障
および損傷

はじめに

○火災・地震・風水害・その他天災・地変等外部に要因がある故障および損傷○日本国以外にてご使用の場合○保証請求手続きが不備の場合（型式または製造番号の連絡がない場合など）○その他、合理的事由から弊社が保証対象外と判断した場合
上記規定に基づき、不具合が発生した場合にはお買い上げの販売代理店へご連絡ください。
なお、保証の要否は誠に勝手ながら弊社において判断させていただきますのでご了承ください。

使用する
困ったときは18

アフターサービス

まずは取扱説明書内 P.16「故障と処置」をご覧ください。

それでも調子が悪いときは型式・製造番号・購入日をご確認のうえ、お買い上げの販売代理店にご相談ください。

保証期間中の修理について保証期間後の修理について製品保証規定の記載内容に基づいて修理いたします。
お買い上げの販売代理店にご相談ください。

保証とアフターサービス

調子が悪いときは有償修理いたします。
お買い上げの販売代理店にご相談ください。

はじめにその他ご不明な点は、お買い上げの販売代理店にお問い合わせください。

型式

購入日

年月日

使用する

製造番号（SER.No）

購入先

困ったときは
19

各ソーシャルメディアより、三協リールのニュースや製品情報などを定期的に配信しております。
FB,IG,TW : @triensjapan / YouTube : trienstube

製造元〔 販売代理店または施工業者様へのお願い 〕

この取扱説明書はお客様へ必ずお渡しください。

販売元

株式会社 三協リール〒 263-0002
千葉県千葉市稲毛区山王町 279-5
TEL：043-421-5551FAX：043-421-5553

e-mail：info@triens.jp

http://www.triens.jp

改良のため予告なく仕様などを変更することがあります。ご了承ください。

2023.8(c)2023 SANKYO REELS,INC.