仕様書
BMT-F-CI4 BACnet MS/TP

2024 年 2 月 15 日
株式会社リンスコネクト

データシートデータシート

Page 1/8

BMT-F-CI4 BACnet MS/TP

仕様

P/N
110890133270
EAN 4251394620770

2023/06/22
Version: F

基本ダイヤグラム

結線ダイヤグラム

巻末の拡大図面を参照

Product specification
4つのアナログ入力を備えたBACnet MS/TPは、分散型のスイッチング・タスクのために開発されました。例えば、アクティブ温度センサー、電気ベントバルブ、ミキシングバルブ、バルブ位置などの電流や電圧の検出に適しています。各入力は、前面のDIPスイッチで電流入力または電圧入力に定できます。入力は、BACnetクライアントを介して標準オブジェクトでスキャンできます。モジュールアドレスとビットレートは、前面の2つのロータリースイッチで設定します。IEC 60715に準拠し、配電盤内のTH35レールへの分散設置に適しています。
• スプリングクランプ端子台（プッシュイン）による接続

データシート

Page 2/8

BMT-F-CI4 BACnet MS/TPP/N
110890133270
EAN 4251394620770

2023/06/22
Version: F

テクニカルデータ
認証

BACnetはASHRAEの登録商標です。ASHRAEは、製品がASHRAE規格に適合していることを保証、承認、試験するものではありません。掲載製品のASHRAE規格135への準拠は、BACnet
International (BI)の責任となります。BTLはBIの登録商標です。

RS485 インターフェース
プロトコル

BACnet MS/TP

アドレスレンジ

00 - F9

バスインターフェース

RS485 バスまたはライン・トポロジーの電位均一化付き2線バス、120オームで終端

通信パラメータ
通信レート

min. 9600 Bit/s (Bd) - max. 115200 Bit/s (Bd)

通信レート初期設定

9600 Bit/s (Bd)

パリティ

None

ストップビット1

操作電圧

24 V AC/DC +/- 10 % (SELV)

供給電源
消費電力
消費電力

消費電力

AC (max.)
DC (max.)

25 mA10 mA

相対デュティティサイクル

100 %アナログ入力4, 各々設定可能

入力

電流レンジ

入力電流の分解能
入力電流のエラー

電圧レンジ

入力電圧の分解能
入力電圧のエラー

0 (4) - 20 mA DC (調整可能)
2 µA
20 µA
0 V - 10 V DC
1 mV
10 mV

データシート

Page 3/8

BMT-F-CI4 BACnet MS/TP

P/N
110890133270
EAN 4251394620770

2023/06/22
Version: F

テクニカルデータ
ハウジング
寸法

寸法

(W x H x D)

Dimension (W x H x D)

重量

取り付け方法取り付け位置同位

接続タイプ

インジケータターミナルブロック
供給

35 mm x 69.3 mm x 60 mm
1.378 in. x 2.728 in. x 2.362 in.
95 g

標準DINレール TH35
制限無し

並べて接続されるBACnetモジュールの最大数は15個、または電源への接続1つあたりの最大消費電力は2アンペア（ACまたはDC）に制限されています。同様のモジュールを追加する場合は、電源に個別に接続する必要があります。
バネ取り付けターミナルブロック
LED緑

赤

バス

ターミナルブロック
単線(AWG)撚り線 (AWG)
線径

モジュール接続単線断面積

より線断面積フェルールへのワイヤ断面
剥き線(長さmin.)

保護回路

材質4-pole
max. 1.5 mm² / max. 16 AWG
max. 1 mm² / max. 18 AWG
max. 1.4 mm - min. 0.3 mm
0.2 mm² - 2.5 mm² / AWG 24-140.25 mm² - 2.5 mm² / AWG 24-120.25 mm² - 1.5 mm² / AWG 24-168 mm
DC動作電圧の極性反転保護、電源とバスの交換に対する保護

材質 - ハウジング
色

ポリアミド 6.6 V0グレイ

材質 - ターミナルブロック
材質 - カバー

ポリアミド 6.6 V0Pポリカーボネイト

データシート

Page 4/8

BMT-F-CI4 BACnet MS/TP

P/N
110890133270
EAN 4251394620770

2023/06/22
Version: F

テクニカルデータ
保護等級 IEC 60529

保護カテゴリ - ハウジング(IEC 60529に準拠)

保護カテゴリ - ターミナルブロック ( IEC 60529に準拠)

IP40
IP20温度仕様
操作時

操作温度 °C-5 °C - 55 °C

Temperature - Operating °F

23 °F - 131 °F

保管温度 °C-20 °C - 70 °C

Temperature - Storage °F-4 °F - 158 °F

保管時

分類

ETIM 7.0EC000794

ETIM 8.0EC000794

ETIM 9.0EC000794

Software and documentation

WEBからダウンロードしてください

ソフトウエア、アプリケーション仕様書

データシート

Page 5/8

BMT-F-CI4 BACnet MS/TPP/N
110890133270
EAN 4251394620770

2023/06/22
Version: F

アクセサリー
P/N

製品

110369Terminal block Type 259

11056170

Power supply NG4-F 24 V DC

31135104

Typ 135 RIACON 135_3.5

データシート

Page 6/8

BMT-F-CI4 BACnet MS/TP

P/N
110890133270
EAN 4251394620770

2023/06/22
Version: F

アクセサリ製品グループ
P/N

製品

11088001

BMT-RTR BACnet-Router

1108800170

BMT-F-RTR BACnet-Routerデータシート

BMT-F-CI4 BACnet MS/TP

仕様図
寸法図

結線ダイヤグラム

Page 7/8

P/N
110890133270
EAN 4251394620770

2023/06/22
Version: Fデータシート

BMT-F-CI4 BACnet MS/TP

仕様図

基本ダイヤグラムPowered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Page 8/8

P/N110890133270
EAN 4251394620770

2023/06/22
Version: F

取扱説明書ソフトウエア説明書

ソフトウエアの説明 BACnet MS/TP

V.2.1 | 更新 01/2023

Page 97 of 117

BMT-CI4
実装適合性ステートメント

BACnet プロトコル
Date:
製造者:
製品名:
製品番号:
ソフトウエアバージョン:
ファームバージョン:
BACnet プロトコル改訂:

21.02.2020
METZ CONNECT GmbH
BMT-DI10
110 890 13 32
1.0
2.015

製品説明:
BACnet MS/TP アプリケーション

アナログ入力4ポート 0-10V 又は 0-20mA 又は 4-20mA.

BACnet 標準デバイスプロファイル (Annex L):
 BACnet アプリケーション専用コントローラー(B-ASC) BACnet 相互運用性ビルディング・ブロック (Annex K):
データ 共有-読み取りプロパティ-B
データ 共有-書き込みプロパティ -B
データ 共有-COV-B
デバイス管理-ダイナミック・デバイス・バインディング -B
デバイス管理-ダイナミック・オブジェクト・バインディング-B
デバイス管理-デバイス通信制御-B
デバイス管理-デバイスBの再初期化(DS-RP-B)(DS-WP-B)(DS-COV-B)(DM-DDB-B)(DM-DOB-B)(DM-DCC-B, パスワードなし)(DM-RD-B, パスワードなし)

セグメンテーション能力：
 セグメント化されたメッセージを送信できる セグメント化されたメッセージを受信できる

Window Size
Window Size

標準オブジェクトタイプのサポート
オブジェクト・タイプは、それがデバイス内に存在する可能性がある場合にサポートされる。
サポートされる各標準オブジェクト・タイプについて、以下のデータを提供すること：
1) この型のオブジェクトが，CreateObject サービスを使用して動的に作成可能かどうか．なし
2) この型のオブジェクトが DeleteObject サービスを使用して動的に削除可能かどうか： なし
3) 対応するオプションプロパティのリスト
4) この規格で特に必要とされない場合、書き込み可能なすべてのプロパティのリスト。
5) 条件付きで書き込み可能なすべてのプロパティのリスト： なし
6) プロプライエタリプロパティのリストと、それぞれのプロパティ識別子、データ型、意味： なし
7) プロパティ範囲の制限のリスト

METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2| 78176 Blumberg | Germany
Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433
Additional documents see www.metz-connect.com

ソフトウエアの説明 BACnet MS/TP

V.2.1 | 更新 01/2023

Page 98 of 117

データリンク層のオプション： MS/TP マスター (条項 9)
 MS/TP スレーブ (条項 9)

ボーレート(s): 9600, 19200, 38400, 57600, 76800, 115200

デバイスアドレスのバインディング：
静的デバイスバインディングはサポートされていますか？(これは現在、MS/TPスレーブや他の特定のデバイスとの双方向通信に必要である)。 はい いいえ
ネットワーキング・オプション：Router, Clause 6 - ARCNET-Ethernet、Ethernet-MS/TPなど、すべてのルーティング構成をリストする。
 アネックス H, BACnet Tunneling Router over IP
ネットワークセキュリティのオプション：
 非セキュア・デバイス - BACnetネットワーク・セキュリティなしで動作可能です。
サポートされる文字セット：
サポートしている文字セット：複数の文字セットをサポートしていることを示すことは、それらすべてを同時にサポートできることを意味するものではない。
 ISO 10646 (UTF-8)
 ISO 10646 (UCS-2)

 IBM/Microsoft DBCS
 ISO 10646 (UCS-4)

 ISO 8859-1
 JIS X 0208

オブジェクトに実装されているデフォルトの文字列はUTF-8を使用します。
デフォルトの文字列は、空の文字列を書くことで元に戻すことができます。
本製品が通信ゲートウェイの場合、BACnet 以外の機器/ネットワークのタイプを記述してください。
ゲートウェイがサポートする非BACnet機器/ネットワークの種類を記述すること： はい いいえ_________________________________________________________________________________

コンフィギュレーション・スイッチ
16進数スイッチx10、x1は、ネットワークアドレス（00～F9）とボーレート（FA～FF）を定義する。
スイッチ
ボーレート

FA9600

FB
FC
FD
FE
FF
19200 38400 57600 76800 115200- スイッチx10をEに回す（デバイスは一時的にスレーブとして設定される）- スイッチx1をA～Fに回し、ボーレートを選択する。
- スイッチx10をFに回し、1秒待つ。
- ボーレートがEEPROMに保存されると、赤と緑のLEDが点滅します。
- スイッチx10を回してネットワークアドレスを選択する- スイッチx1を回してネットワークアドレスを選択
ネットワーク・アドレス 0x00 ... Max_Master（デバイス・オブジェクトを参照）が使用されている場合、 デバイスは MS/TP マスターとして動作する。
ネットワーク・アドレス Max_Master + 1 ... 0xF9 が使用されている場合、デバイスは MS/TP ス
レーブとして動作します。
METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2| 78176 Blumberg | Germany
Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433
Additional documents see www.metz-connect.com

V.2.1 | 更新 01/2023

ソフトウエアの説明 BACnet MS/TP BMT-CI4

Page 99 of 117

デバイスオブジェクト
プロパティ

備考 / 値

オブジェクト識別子

デバイス、デフォルトのインスタンス： 421000 + ネットワークアドレ
ス、デフォルトは4194303を書き込むことで復元できる。

オブジェクト名

max. 63 バイト,
初期設定 “BMT-AI8_” + ネットワークアドレス(１６進数)

オブジェクトタイプ

プロパティリスト
説明所在地

ベンダー名

ベンダー識別子
モデル名

ファームウエア改訂

ソフトウエアバージョン
プロトコルバージョン
プロトコル改訂

プロトコルサービスサポート
プロトコルオブジェクトサポート
オブジェクトリスト
最大APDU長セグメントサポート
システムステータス
APDU_タイムアウト

RW

デバイス (8)max. 127 バイト
max. 63 バイト

初期設定 “”

初期設定 “”

R
RW-E
RW-E
R
RW-E
RW-E

“METZ CONNECT GmbH”

R

421

R

“BMT-CI4”

R

“2.0”

R

“1.0”

R

1

R

15

R

リードプロパティ, ライトプロパティ, サブスクライブコヴ,誰が持っているか, 誰がいるか, リードレンジ, デバイス通信制御, デバイスの再初期化
アナログ入力、アナログ変数、整数変数入力（補正のみ）

アナログ入力1..4, ­ 変数1..4, 整数変数1..2,グループ 1..3

R
R
R

480

R

NO_SEGMENTATION (3)R

OPERATIONAL (0)R

1…65535, 初期設定 6000

RW-E

APDUリトライ回数

1…10, 初期設定3

RW-EDevice_Address_Binding-R

データベース改訂
最大マスター

最大インフォメーションフレーム
アクティブ_COV_
サブスクリプション

0…65535, 初期設定00…127, 初期設定127
1…255, 初期設定1

プロパティは、MS/TPマスターとして動作している場合にのみ存在
し、Read-Property / Read-Rangeのサービスを提供する、
最大 6サブスクリプション、アナログ入力1..4、
確認済み/未確認、寿命 = 0 ～ 65534 秒 。

R: プロパティ読み込み, W: プロパティ書き込み, -E: EEPROM / Flashへ保存

METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2| 78176 Blumberg | Germany
Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433
Additional documents see www.metz-connect.com

R-E
RW-E
RW-E
R

ソフトウエアの説明 BACnet MS/TP BMT-CI4

V.2.1 |更新 01/2023

Page 100 of 117

アナログ入力オブジェクト1…4
ターミナル U1 … U4:ターミナル I1 … I4:
ターミナル 1- … 4-:電圧,入力抵抗 200 kΩ
電流 ,入力抵抗100 Ω
接地

精度:
分解能:
更新間隔:

0.1 %
0.003 %
500 ms

プロパティ

Remark / ValueRW

ANALOG_INPUT (0)R

analog-input, instance 1 … 4Rmax. 42 bytes, default “Input 1” … “Input 4”

RW-E

オブジェクトタイプ
オブジェクト識別子
オブジェクト名

プロパティリスト

R

説明

デバイスタイプ

max. 84 bytes, default “”RW-E

max. 31 Bytes, default “”

RW-E

測定値,
追加オフセットはアナログ値 1…4,
Out_Of_Service の場合書き込み可能

現在の値

ステータスフラッグ

RRW

IN_ALARM:
0
FAULT:0/1
OVERRIDDEN:0
OUT_OF_SERVICE: 0 / 1

R

イベントステート

NORMAL (0)R

Out_Of_Service

FALSE (0) / TRUE (1)

RW

Units

Percent (98)

R

COV_Increment

Minimum change of Present_Value for COV notification,
default 1.0,
MS/TP マスタ時のみ プロパティが有効

RW-E

R: Read Property, W: Write Property, -E: Storage in EEPROM / Flash

測定レンジ
入力

1/2/3/4

0-10 V

0-20 mA

0-20 mA

4-20 mA

DIP Switch 1 / 3 / 5 / 7
DIP Switch 2 / 4 / 6 / 8

OFFOFFON
OFFOFFONON
ON

Value 0 %Value 100 %Value 110 %0V
10 V
11 V0 mA
20 mA
22 mA

0 mA
20 mA
22 mA

4 mA
20 mA
21.6 mA

METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2| 78176 Blumberg | Germany
Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433
Additional documents see www.metz-connect.com

ソフトウエアの説明 BACnet MS/TP

BMT-CI4

V.2.1 | 更新 01/2023

Page 101 of 117

アナログ値オブジェクト 1…4
プロパティ

オブジェクトタイプ
オブジェクト識別し

備考 /値

RW

ANALOG_VALUE (2)R

アナログ値, instance 1 … 4

オブジェクト名R

max. 42 バイト, 初期設定値 “オフセット 1” … “オフセット 4” RW-E

プロパティリスト
説明max. 84 バイト, 初期設定値 “”

現在値

オフセット値は測定値に追加されます(アナログ入力1… 4), 初期設定値 0.0

ステータスフラッグ
イベントステート
Out_Of_Service
ユニット

R
RW-E
RW-E

IN_ALARM:
0
FAULT:0
OVERRIDDEN:
0
OUT_OF_SERVICE: 0

R

NORMAL (0)R

FALSE (0)R

Percent (98)

R

R: プロパティ読み込み, W: プロパティ書き込み, -E: EEPROM / Flash に保存

グループオブジェクト 1…3
プロパティ

オブジェクトタイプ

備考 /値

RW

GROUP (11)R

グループ, instance 1 … 3

オブジェクト識別しmax. 42 バイト,初期設定値 “Group 1” … “Group 3

オブジェクト名

プロパティリスト

max. 84 バイト,初期設定値 “”

説明

アナログ入力の現在値
下表参照

現在値
グループメンバーリスト

下表参照

R: プロパティ読み込み, W: プロパティ書き込み, -E: EEPROM / Flash に保存

グループメンバーグループ
12
3

アナログ入力1234xxxxxxxx

METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2| 78176 Blumberg | Germany
Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433
Additional documents see www.metz-connect.com

RRW-E
RRW-E
RR