技術提案書及びVE提案書等に関する質問（建築）No.

区分

125 共-3

126 A-004

127 A-029

128 A-032

129 A-033

130 A-011.049

131 A-045

132A-045
A-059

質問内容

回答

特記仕様書1.8.5 その他共事項 (建築工事)-6に記載の 屋上に防鳥ワイヤーを見込んでください。
新棟建設工 『建物外部廻りでｶﾗｽ･ﾊﾄ等による鳥害が予想される部分については対応を考慮すること』について、具体的な措事
置、仕様を御指示下さい。
屋上天井LGS下地は耐震･耐風圧仕様と考えて宜しいで 屋外天井は耐震・耐風圧仕様としてくださ
新棟建設工 しょうか。
い。屋上天井は耐震・耐風圧仕様不要です。
事
A1通の2F AH-AJ、AL-AM、3F AF-AH、AL-AMにﾀｲﾙの記載 ２階はデッキ、３階～５階はタイル貼りとし新棟建設工 (線)がありませんが、この部分もﾀｲﾙ仕上と考えて宜し てください。
事
いでしょうか。
擁壁天端の手摺の仕様が不明です。DP-A塗装と考えて宜 A-040図D2-3の外部手摺C（Tc）をベースと新棟建設工 しいでしょうか。
し、SUSワイヤーは３本→4本、下端にSUS FB
事追加版としてください。
矩計図2-Fの3Fﾗｳﾝｼﾞ出入口に出入口ｽﾃｯﾌﾟ Stｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞの ３階～５階のバルコニー出入口部はステップ記載がありますが、明確な範囲が不明です。3Fのﾊﾞﾙｺﾆｰ 不要としてください。
新棟建設工 に面する出入口全てにL=1000程度(計15か所)見込んで宜 上記とは別に、２階～５階バルコニーPcaの事しいでしょうか。
高さについて200mm高く見込んでください。
例 前：H2,000→後：H2,200
1階防音ｼｰﾙﾄﾞ室(ABR検査室等)において、床仕上げが内 仕上げの不整合は詳細図を正としてくださ
部仕上表1は塗床1A･長尺ｼｰﾄ4B、標準詳細図11はｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘ い。
新棟建設工 ﾝｸﾞt=5.0･ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄt=6.5のみ建築本体工事とくい違い事ます。建築本体工事で見込むのはｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞt=5.0と長尺ｼｰﾄ4Bと考えて宜しいでしょうか。
新棟建設工 5階講堂において、胴縁組の仕様が不明です。LVS材 40 5階講堂の木リブ壁の木胴縁は質問通りで宜×25と考えて宜しいでしょうか。
しいです。
事
2階科学療法室において平面詳細図に器材棚の図示があ 器材棚はD1（上部棚）＝400、D2（下部スト
新棟建設工 りますがDｻｲｽﾞが標準詳細図A-045<D7-4> とくい違いま レッチャー置場）＝550としてください。
す。標準詳細図を正と考えて宜しいでしょうか。
事

133

A-058
M-403

134

A-058.059
M-403

135

A-058
M-403

ｵｽﾄﾒｲﾄﾊﾟｯｸにおいて、平面詳細図に図示のある部屋と衛 既存棟：1階 小児科北外待合HWC(北)、内視
新棟建設工 生器具表がくい違います。平面詳細図を正と考えて宜し 鏡いでしょうか。
新棟：2階 コア部HWC、化学療法HWC2、HWC3事の計5箇所となります。
上記質疑に関連して、衛生器具表のｵｽﾄﾒｲﾄﾊﾟｯｸに背もた 平面詳細図を正とし、手摺・鏡・面台は建築工事、その他衛生器具等は機械設備工事とし新棟建設工 れ、手摺の記載がありますが、平面詳細図では2FHWC(共用部)と2F HWC2.3で衛生器具が異なります。全て てください。
事
設備工事と考えて宜しいでしょうか。
平面詳細図 2～5F MWC･WWC(共用部)に凡例のない器具 設置箇所は別紙オストメイト及びハンドドラ(赤丸)がありますが、ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾗｲﾔｰと考えて宜しいでしょ イヤー一覧表を参照としてください。
うか。また、衛生器具表に該当する物の記載がありませ 下地は建築工事、器具は機械設備工事、電源んが、設備工事と考え、下地のみ見込んで宜しいでしょ は電気設備工事としてください。
うか。
器具の参考品番は２階～５階コア部男女トイレ計８箇所についてはTOTO TYC420W程度を見新棟建設工込んでください。その他のトイレについては事TOTO TYC320W程度を見込んでください。

A-074
A-076

AWの目隠しﾎﾞｰﾄﾞにおいて、厚み･施工範囲が建具姿図と 目隠し板のケイカル板は姿図（t6）ではな
新棟建設工 建具詳細図でくい違います。施工範囲、目隠しﾎﾞｰﾄﾞの く、建具詳細図（t8）を正としてください。
厚み共に建具姿図を正と考えて宜しいでしょうか。
施工範囲は姿図を正としてください。
事

136

137

138

A-076
A-079

A-075
A-080

下記の建具において、建具ﾘｽﾄ:ﾌｨﾙﾑ貼とありますが、建 ご指摘の箇所は排煙用の突出し窓のため、飛具姿図:ﾌｨﾙﾑ貼の記載なしとくい違います。建具ﾘｽﾄを正 散防止フィルムは不要とします。
新棟建設工 とし、全面に飛散防止ﾌｨﾙﾑを見込んで宜しいでしょうか。
事・AW-N104～107
・AW-N205
建具詳細図3(ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ詳細図)にｶﾞﾗｽの記載があり 建具リストの姿図を参照してください。
新棟建設工 ますが、該当建具が不明です。ｶﾞﾗｽは不要と考えて宜しいでしょうか。
事139 共-5

140 A-032

141 A-100

142 A-102

143 AK-004

144

AK-015AK-029145

AK-015AK-029工事区分表において、移設工事の道路切下と駐車場等の 道路切下は、西側歩道の乗り入れ新設工事
本工事に適用がありますが、詳細が不明です。適用無し （A-102のコンクリート舗装（乗入れ））を新棟建設工 と考えて宜しいでしょうか。
示します。駐車場は、第1駐車場と新棟ピロ
事
ティをつなぐ部分の車路化に伴う駐車場車室及び花壇の改造を示します。
矩計図Bにおいて、廊下外側に側溝の記載があります 1F西側全面の範囲はU300、グレーチングは細が、詳細、適用範囲、側溝のある場所の舗装詳細が不明 目とし、他は質疑の仕様で宜しいです。
新棟建設工 です。側溝:U180 ｽﾁｰﾙ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-2 舗装:砂利敷き 上記とは別に、建物東側のAB～AD間（既存と事t100と考えて宜しいでしょうか。の隙間）も砂利敷きｔ100としてください。
外構撤去図1において、斜線部撤去範囲の舗装撤去の詳 質疑の箇所（既存駐車場部分）の既存舗装は新棟建設工 細が不明です。ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装撤去 新設と同程度の厚 アスファルトです。
みを撤去するものと考えて宜しいでしょうか。
A-101外構撤去図2図面の舗装詳細図の駐車場
事部が舗装詳細となります。
外構計画図において、以下の項目の適用範囲、詳細が不 (1)RC壁は該当ありません。
但し、外構としてのRC壁は有りませんが建物明です。適用無しと考えて宜しいでしょうか。
北側の階段工の北の壁は建物一体山留擁壁と・RC壁
してS-032雑配筋図のイ断面と同じものを・ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装(車道)
新棟建設工
コーナー含め13ｍ分見込んでください。
・側溝事(2)インターロッキング舗装（車道）は該当有りません。
(3)側溝は質疑140をご確認ください。
特記仕様書4.15節に既製目地材、床目地が適用とありま 4.15節はありません。
既 設 改 修 工 すが、今回工事では該当無しと考えて宜しいでしょう 6.15節のモルタル塗りは該当無しとします。
か。
事
撤去･復旧高層棟1階廊下2において、巾木･壁仕上が撤 宜しいです。
既 設 改 修 工 去･復旧展開図A面では木製+腰壁化粧合板+Vｸﾛｽ、撤去･復旧仕上表ではﾋﾞﾆﾙ巾木+Vｸﾛｽとくい違います。撤去･復事
旧展開図を正と考えて宜しいでしょうか。
医療福祉相談室前の撤去範囲について、床が撤去床伏図 撤去復旧床伏図の白抜きは、図示凡例通り、では一部既設のまま、復旧床伏図では撤去間仕切に添っ 仕上のみを撤去復旧することを示します。
既 設 改 修 工 て全て新設とくい違います。撤去床伏図を正と考えて宜 よって撤去図/医療福祉相談室前/廊下２の白しいでしょうか。また、天井も間仕切撤去に添って床と 抜き部/床・天井は撤去復旧を見込むことで事よいです。
同様に撤去すると考えて宜しいでしょうか。

AK-012146 AK-026
AK-028AK-015147 A-051
A-042

AK-015148 AK-028
AK-029149 AK-031

復旧ｽﾀｯﾌｽﾃｰｼｮﾝにおいて、ｽﾀｯﾌｽﾃｰｼｮﾝのｶｰﾃﾝﾚｰﾙ設置の 既存点滴室1～3を活かしながら復旧点滴コー天井(当直室横)が仮囲いに納まっていませんが仮囲いに ナー4ベッドのカーテンレールを施工する必
既 設 改 修 工 納まる範囲をSTEP-1(ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ･点滴ﾚｰﾙの設置含む)、そ 要があり、一時的に簡易な仮囲いによる施工
事
れ以降をSTEP-2で見込むと考えて宜しいでしょうか。 になると思われます。
高層棟1階血管撮影室配線ﾋﾟｯﾄにおいて、鋼製床内納ま 配線用CD配管75φ（ガイド線付）を2重床内
既 設 改 修 工 りとなりますが詳細が不明です。御指示下さい。に設置とします。
事
撤去･復旧高層棟1階廊下1において、仕上表に記載があ 仕上（撤去復旧共）は、Ｄ工区ホスピタルス
りません。下記と考えて宜しいでしょうか。また、天井 トリートと同じとし、天井高は撤去復旧共高さが撤去･復旧展開図ではCH=2,600、撤去･復旧天井伏 2800とします。
図ではCH=2,800とくい違います。展開図を正と考えて宜しいでしょうか。
<撤去>･床･･･長尺ｼｰﾄB･巾木･･･木製･腰壁･･･化粧合板(撤去展開図)
既 設 改 修 工 ･壁･･･Vｸﾛｽ(撤去展開図)･天井･･･岩綿吸音板+EP CH=2,600(撤去展開図)事<復旧>･床･･･長尺ｼｰﾄB･巾木･･･木製･腰壁･･･化粧合板(復旧展開図)･壁･･･Vｸﾛｽ(復旧展開図)･天井･･･岩綿吸音板+EP CH=2,600(撤去展開図)

2階ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ室において、清潔棚の高さ、仕様が不明で 造作清潔棚は別途備品対応とします。
既設改修工す。御指示下さい。
事

復旧言語聴覚室２は仕上表を正とします。
復旧言語聴覚療法室2について、天井高が仕上表ではCH=2,600、復旧天井伏図ではCH=2,795(復旧仕上表内に 仕上表の撤去男子女子更衣室の跡地は、復旧
既 設 改 修 工 言語聴覚療法室2が2ヶ所ありCH2,600とCH=2,795ですが 側の室名は言語聴覚療法室1を示します。言150 AK-034～036
事
復旧天井伏図では1.2ともCH=2,795)とくい違います。仕 語聴覚療法室1の天井高は2,600とします。
上表を正と考えて宜しいでしょうか。

151 AK-035

152 AK-035

153 共-3

A-014
154 A-015

155

S-17
S-18

156 A-104

157 A-104

屋外運動療法施設のｺﾞﾑﾁｯﾌﾟ舗装について、仕様が不明 合成ゴム成型タイル300角（参考：ABC商会ス
既 設 改 修 工 です。ABC商会:ﾊﾟｰｸｺｰﾄｺﾞﾑﾁｯﾌﾟｶﾗｰ ﾓﾙﾀﾙ工法 t3と考え ポールチップブロック程度）敷きとします。
事て宜しいでしょうか。
屋外運動療法施設の園路のｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑﾚﾍﾞﾙ調整下地、豆砂 スタイロフォーム嵩上げの上、砕石t150下地既 設 改 修 工 利ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装について、構成、厚さ等の詳細が不明で 洗い出しコンクリート舗装t70溶接金網入す。御指示下さい。
（参考：（株）佐藤渡辺ウォッシャブルコン
事クリート程度）とします。
特記仕様書1.8.5 その他共事項 (建築工事)-6に記載の 対応不要とします。
非 常 発 電 機 『建物外部廻りでｶﾗｽ･ﾊﾄ等による鳥害が予想される部分
棟新築工事 については対応を考慮すること』について、具体的な措置、仕様を御指示下さい。
桝工において、詳細図と外構計画図にそれぞれ詳細があ 外構計画図を正としてください。また、桝
非常発電機 り、相違します。外構計画図記載のものを正と考えて宜 H800としグレーチング蓋はT25とします。
棟新築工事 しいでしょうか。またH寸法と桝の種別、耐荷重等を併せて御指示下さい。
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｰﾀにおける常水位がS-17とS-18図で最大6Ｍの S-17は、2023年に調査、S-18は1994年の調査差があります。施工計画に大きな相違が生じますのでど となります。水位に関しては適宜ご判断くだ
施工計画
ちらを正とするかご指示ください。
さい。
西側道路はクレーンの解体時等迂回路を設定すれば、一 現道交通への影響を可能な限り抑えるよう提定期間通行止めするのは可能という認識でよろしいで 案をお願いします。
施工計画
しょうか。
西側道路の道路使用は誘導員をつける等の安全対策を施 お見受けの通りです。現道交通への影響を可せば可能と考えてよろしいでしょうか。
能な限り抑えるよう提案をお願いします。
施工計画

158

施工計画

159

施工計画

北側の道路を開削時してインフラを施工するときは、リ リネン等の別の場所からの搬入は、既存施設ネン等の搬入車両は別の場所から搬入できるものと考え の運営に影響が少ない提案をお願いします。てよろしいでしょうか。
なお、平日昼間以外はリネン等の搬入はないとお考えください。
西側道路の崩壊防止のため、山留を施工する必要があり 設計時は敷地境界内での山留施工を想定してます。現状の擁壁位置だと境界を越え歩道に山留めを打 いましたが、道路境界を超えて山留を打つ計つ可能性がありますが、最終的に山留を引抜くことで歩 画となる場合は、市の担当課と協議となりま道への山留打設は可能と考えてよろしいでしょうか。 す。

(別紙)オストメイト及びハンドドライヤー一覧表
設置箇所

新棟

１階

既存棟

１階

新棟

２階

新棟

３階

新棟

４階

新棟

５階

HWC
健診センター
MWC1
WWC1
HWC
生理検査北
MWC2
WWC2
産婦人科
WC
泌尿器科
HWC
内視鏡
HWC
HWC（北）
小児科北外待合
HWC（南）
HWC
コア部
MWC
WWC
HWC１
化学療法
HWC２
HWC３
HWC
コア部
MWC
WWC
HWC
コア部
MWC
WWC
HWC
コア部
MWC
WWC

オストメイトハンドドライヤー✕✕✕✕✕✕✕✕●●✕●✕✕✕●●✕✕✕✕✕✕✕✕✕

●●●●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●