外形寸法1.51.50123456789単位：mm●ＡおよびＢの寸法

10 11 12 13 14 15※は、DINレールアダプタを使用した場合です。
DINレール上に並べた時の間隔の最小値は1.5mmです。

31

POWER SEND

B
A寸法

型式番号A
100141191

STV-H08T2
STV-H16T2
STV-H32T29※

B
90130180※
ＬＥＤカバー

端子カバー〈取付時ご注意〉
本機の左右には1.5mm以上の隙間を必ず設けてください。

●型式番号

STV-H□□T2

STV-H08T2： ８点ＤＣ入力
STV-H16T2： １６点ＤＣ入力
STV-H32T2： ３２点ＤＣ入力

センサターミナル

1.5mm
01234567POWER SEND

01234567546.5

POWER SEND

φ4.5φ8401.5

この表示は、取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

●端子仕様
結線方法
ねじ締付トルク（N･m）
適用電線（mm2）[AWG]

1.557.5(60)●圧着端子
圧着端子を使用される
ときはM３用の右図の寸法のものを使用してください。

より線または圧着端子
Ｍ30.2～0.4
0.3～1.25［22～16］

DINレールアダプタ(左) 付属

6.0max.

43

DINレール

DINレール

DINレールアダプタ(右) 付属

この表示は、取り扱いを誤った場合、傷害を負う可能性、および物的損害のみの発生が想定される内容です。

○システム安全性の考慮
本システムは、一般産業用であり安全用機器や事故防止システムなど、より高い安全性が要求される用途に対して適切な機能を持つものではありません。
○設置や交換作業の前には、必ずシステムの電源を切ってください。

M3用

6.0max.

●DINレール取付
DINレールアダプタを用いてDINレールに取付可能です。

本システム機器をお買いあげいただきありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みのうえご使用ください。
安全にお使いいただくため、次のような記号と表示で注意事項を示していますので必ず守ってください。

●カバーの開け方
端子カバーを開けてからLEDカバーを開けてください。

○システム電源ＤＣ２４Ｖ安定化電源を使ってください。
非安定電源はシステムの誤動作の原因となります。
○高圧線、動力線との分離
本システムは高いノイズマージンを有していますが、伝送ライン、入出力ケーブルは、高圧線や動力線から離してください。

○コネクタ接続、端子接続・コネクタ内側には金属くずなどを入れないでください。
・コネクタがはずれないようケーブル長さなどに配慮してください。
・誤配線は機器に損傷を与えます。
○本システムは、下記資料に定められた仕様や条件の範囲内でご使用ください。

エラー表示
特長

●エラー表示・本機には電源電圧低下検知の異常状態監視機能があります。
・ POWERとSENDの表示が右の表のように異常状態の表示（エラー表示）を行います。
・エラー表示をした場合、正常に復帰させるにはいったん電源を切り、エラーの原因を取り除いてから、再投入してください。

表示LED
POWER

SEND

表示状態
点灯
点滅
消灯点滅
点灯
消灯点灯

異常の内容
正常
電圧低下検知電源断正常
伝送異常
伝送速度異常仕様○電圧低下検知機能、分岐配線時の断線検知機能が備わっています。
○H機能付き／なしの設定が、スイッチで選択可能です。
○設定スイッチで、伝送距離の選択が可能です。
○従来機種STV-H□□Tとは、端子配列で互換性があります。
○一般的なディレーティングの考慮は必要ありません。
○スイッチWの設定にて５１２点対応が可能です。

保証についてのお願い

■一般仕様
項目
電源電圧
使用周囲温度
保存温度
使用周囲湿度
雰囲気
耐振動
耐衝撃
絶縁抵抗
耐電圧
耐ノイズ

各部の名称

本製品の保証は日本国内で使用する場合に限ります。
■保証期間
納入品の保証期間は、ご注文主のご指定場所に納入後１箇年とします。
■保証範囲
上記保証期間中に、本取扱説明書にしたがった製品仕様範囲内の正常な使用状態で故障が生じた場合は、その機器の故障部分の交換または修理を無償で行ないます。
ただし、つぎに該当する場合は、この保証範囲から除外させていただきます。
(1) 需要者側の不適当な取り扱い、ならびに使用による場合。
(2) 故障の原因が納入品以外の事由による場合。
(3) 納入者以外の改造、または修理による場合。
(4) その他、天災、災害などで、納入者側の責にあらざる場合。
ここでいう保証は納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害はご容赦いただきます。
■有償修理
保証期間後の調査、修理はすべて有償となります。また、保証期間中においても、上記保証範囲外の理由による故障修理、故障原因調査は有償にてお受けいたします。

POWER 電源表示

SEND 伝送表示

緑

DC電源供給で点灯します。
電圧低下時点滅します。

0,1,2,… 入力モニタ

LEDカバー内部に入力信号の先頭番地を指定するスイッチがあります。

LEDカバー■性能仕様

緑

伝送信号が正常のとき点滅します。

アドレス設定スイッチ

項目
伝送方式
同期方式
伝送手順
接続方式

赤

入力信号がONのとき点灯します。

ERPOW

DSEN

伝送速度/距離6 74 52 30 1項目

● 本社工場 〒612-8487 京都市伏見区羽束師菱川町366-1● NKEホームページ ： https://www.nke.co.jp/● お断りなくこの資料の記載内容を変更することがありますのでご了承ください。
©2023 NKE Corporation

40120-77-2018

入力点数※ 最大消費電力質量L
INA
RM
TE 8T2
OR0NS

SEV-H

ST

promotion@nke.co.jp

端子カバー
NO. UM482-F

仕様
双方向時分割多重伝送方式
ビット同期方式
ユニライン・プロトコル
T分岐・マルチドロップ接続
29.4kbps/200ｍ 14.7kbps/500m
7.35kbps/1km 3.67kbps/2km■個別仕様[ 旧社名(株)中村機器エンジニアリング ]商品に関するご質問は、フリーダイヤル、もしくはE-メールにてお問い合わせください。
（AM.9:00～PM.5:00 土日、祝祭日を除く）

仕様
DC24Ｖ +15％ -10％
0 ～ +50 ℃-20 ～ +70 ℃
35～85％RH 結露なきこと
腐食性ガスがないこと
JIS C 60068-2-6 に準拠
100 m/s2
外部端子と外箱間 20 MΩ以上
外部端子と外箱間 AC1000 V 1分間
1200Ｖp-p （パルス幅1μs）

入力端子
入力信号などを接続する端子台です。

1STV-H08T2
8点
2.6 W
140g

型式番号
STV-H16T2
STV-H32T2
16点
32点
4.9 W
10.0 W
190g
270g※センサ消費電力を含まず

接続例
センサターミナル

PLCコネクタへ

SD-H2A-***

ON-LINE

POWER SEND

伝送ラインの内容
D,G :信号ライン
24V,0V:電源ライン

UNIT ADDRESS

10110

DISPLAY

SET0123456121132143154165176187

Ｄ 24Ｖ 24Ｖ 24Ｖ 0 1 COM 4 5 COM

センドユニット1台に対し、ターミナルを20台まで接続できます。

1989RUNSENDPOWER

SIZE0V
ＤＣ電源(DC24V)

64128 256

DG
24V0V

Ｄ
Ｇ
24V0V

伝送ケーブル（キャブタイヤケーブル）

スイッチ、センサなど
D

187161718

19202122

入力電圧範囲90～24 V23242526

27

28

111213

14

12340

115

16
5234

1718

566789101112131422

23

24

25

26

2728

2930

3132

33343536

伝送ラインには高圧線や動力線を近付けないでください。

STV-H（入力ユニット）

196

780

123456□□T272345678910111213141511DG24V0V0

この場合ユニット間の接続はD-Gの信号２線のみとなります。

121132143

15416517618
7●アドレス設定スイッチ

16171819

アドレス (2)
2 402
468
10
： ： ：
128
： ： ：
224

Ｈシステム用ターミナルユニットの分岐ラインの最終位置にはエンドユニットを接続する必要はありません。

STV-H□□T2

10

S Z W H

110

12
113状態
OFF：：：：

コントロールチップ
アイソレー
ション部

電源部

○： ： ： ： ：○○○ID番号の変化
ID=アドレス
偶数アドレスのとき
ID=アドレス＋1
奇数アドレスのとき
ID=アドレス－1●スイッチS,Zの設定
SZ

OFF OFFON OFFOFF ON
ON ON

伝送距離
伝送距離200m
伝送距離500m
伝送距離1km
伝送距離2km

注1) ID：断線位置検出のための識別番号
注2) 奇数アドレスに設定できるターミナルは特殊仕様です。

伝送距離200m
500m
1km
2km

端子台

G 24V 0V

2電源COM
ショートピース 付属010V○○○印はON、無印はOFFの設定○○○○印はON、無印はOFFの設定●スイッチWの設定

ショートピース 付属

スイッチWの設定によりアドレススイッチ２の重みが変わります。
○スイッチW=OFF時の場合
スイッチ２=アドレス2○スイッチW=ON時の場合
スイッチ２=アドレス256●スイッチHの設定

状態

I/O点数

状態

処理方法

OFF
ON

256点以下用
512点以下用

OFF
ON

H機能付き
H機能なし

【スイッチW】
マスタユニットが256点以下用か512点以下用かで、設定してください。

・センドユニット(***)の仕様は、下記表をご参照ください。

電圧検知

フォトカプラ

信号0V【スイッチH】
・H機能付き/なしを設定します。
Ｈ機能なしに設定された場合にも、
STV-H
T2の入力抵抗は3.3kΩのまま
で、STVTの入力抵抗6.8kΩとは回路条件が異なりますのでご注意ください。

□□□□●UNILINE仕様対応表○センサの動作方式
静電容量検知タイプなどの高感度なセンサについては、本システムのグランドとの接続の仕方で誤検知するおそれがありますので十分な動作確認が必要です。

D0V

○○○○

：

2

●スイッチBの設定

ON

2 4 8 1632 64128B(F/S) S Z W H

POWER

出力COM

○
○
○○

○マスタユニットの電源電圧
DC24V +15％ -0％○伝送ケーブルの総延長200mまでは線径0.5mm²以上、500mまでは線径1.25mm²以上、2kmまでは線径2.0mm²以上

IN
3.3k

スイッチの設定
アドレス (256)
2 4 8 16 32 64 128
04812： ： ： ： ： ： ： ：128： ： ： ： ： ： ： ：224
： ： ： ： ： ： ： ：256： ： ： ： ： ： ： ：480

8 16 32 64 128

○○○○
○
○ ○

ONON

2 4 8 16 32 64 128 B

内部構成

30 V max.

スイッチW=ON時の設定

スイッチの設定

スイッチ、センサなど[伝送点数512点以下の場合]

３線式センサ+24V

路

スイッチW=OFF時の設定

上向き設定でON です。

9ターミナル接続台数の注意

耐電圧
24V

●アドレス設定方法

アドレス設定スイッチ

198●伝送点数256点以下用マスタに接続する場合
スイッチWをOFFに設定してご使用ください。
●伝送点数512点以下用マスタに接続する場合
スイッチWをONに設定してご使用ください。

SEND

39COM

・ アドレス番号はコントローラの入出力点との対応をとるためのものです。
・ ターミナルユニットのアドレス設定スイッチで設定された番号はそのユニットの先頭の入出力点のアドレスを示し、その番号以降連続して各点のアドレスを割り付けます。
・ スイッチＷがOFF時に２点単位の設定ができ、スイッチＷがON時に４点単位の設定ができます。
・ スイッチＢはセカンドID設定用です。
・ スイッチS,Zは伝送距離設定用、スイッチWはI/O点数設定用、スイッチHはH機能付き/なし設定用です。

LEDカバーを開きアドレス設定スイッチを操作します。

9

遠隔部分での電源電圧降下には図のようなローカル電源方式を考慮してください。

スイッチWをONに設定した場合、下記条件を満たす限りマスタユ
ニット1台に対しターミナルを32台まで接続できます。

回

3.3k

24V

アドレス設定DG24V0V

ローカルＤＣ電源(DC24V)

38(OFF)2.4mA max.

(OFF)7 V max.

1

スイッチ、センサなど

センドユニット
２37部

24V～IN間電圧

Ｄ 24Ｖ 24Ｖ COM 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
21(ON)4.8mA min.

ショートピース 付属

10

独立した伝送ケーブル

524V

7DG
24V0V

センドユニット
１4(ON)16 V min.

POWER SEND

03・STV-H32T2 （32点入力）

0

センサターミナル102内入力電流

29スイッチ,センサなど(2線式)IN

G 0V 0V COM 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31□□T2POWER SEND

1ユーザ
＜回路条件＞

198G

STV-H（入力ユニット）
センドユニット
２○センサの消費電力
2線式のセンサでの消費電流をセンサターミナルが十分供給できない場合があります。
ON電流、OFF電流の範囲に注意してください。

176・STV-H16T2 （16点入力）

20

接 続 さ れ る
全ユニットは同じ仕様で、ご使用ください。

伝送ケーブルの総延長は200m/500m/1km/2kmの設定が可能です。

○センサの残電圧センサON時の残電圧が8V以下のものを選択してください。これをこえるとセンサ信号が正常にとりこめません。

165DG24V0V

２系統の多芯ケーブル１本化禁止

センサ接続上の注意

1540V

センサターミナル

PLCコネクタ143ショートピース 付属

伝送ケーブルは本システム１系統１本としてください。
２系統以上まとめないでください。

PLCコネクタ

132ショートピース 付属0[伝送点数256点以下の場合]
伝送ケーブルは、総延長200mまでは線径0.5mm²以上、1kmまでは線径1.25mm²以上、2kmまでは線径2.0mm²以上のものをご使用ください。

センドユニット１121

G 0V 0V COM 2 3 COM 6 7 COM 10 11 COM 14 15

ER1 ER2 ER3 ER4 ER5DG24V0V

24V

PLCコネクタ

0Ｄ 24Ｖ 24Ｖ 0 1 COM 4 5 COM 8 9 COM 12 13 COM

AC

PLCコネクタ

11G 0V 0V 0V COM 2 3 COM 6 71532

センサターミナル STV-H□□T224V＜回路条件＞

・STV-H08T2 （8点入力）

710MONITOR

UNITS

□□T2

STV-H（入力ユニット）

センドユニット

安定化電源を使用してください。
電源電圧はDC24V～DC27.6Vの間で設定してください。

インターフェース回路

端子配置

23

伝送点数
128点
256点
基本CSM
Z12
Z58
Z280

システム内に異なる設定のユニットが存在する場合、システムが誤動作するおそれがあります。
スイッチS,Z,Wは、同じ設定でご使用ください。
スイッチは出荷時、全てOFFに設定されています。

STV-H08T2 : 最大設定504 (最大設定時使用アドレス504～511)
STV-H16T2 : 最大設定496 (最大設定時使用アドレス496～511)
STV-H32T2 : 最大設定480 (最大設定時使用アドレス480～511)(31)

入力3