防火部材タイカブラックRロール

タイカブラック ロール
R●冷凍倉庫・低温設備の大口径配管の区画貫通防火処理に最適です。
●配管に巻きつけて使用するロールタイプの防火部材です。
●配管のサイズに合わせ、好きな長さに切ってご使用いただけます。
●管に巻きつけてバインド線で固定するだけの簡単施工です。
●クルクル引き出すことが可能な段ボールケース入りで保管にも便利です。

ロール本体

バインド線
(30m 巻 )防火部材 タイカブラック ロール
国土交通大臣認定

PS060WL-0931
PS060FL-0986

初界業
冷凍倉庫・低温設備の大口径配管の認定シール 16 枚付

区画貫通防火処理に最適!

■ロール使用量参考表

施工箇所を破壊する恐れのある行為を行わないでください。
警告 ●防火部材の上に乗る等、※開口部が破壊して転落及び火災時に延焼の恐れがあります。
●再施工及び除去する場合はご相談ください。※火災時に延焼の恐れがあります。

認定取得会社

未来工業株式会社

保温材外径(mm)

切断寸法(mm)

貫通箇所数/箱φ100335

15.5φ12541312.5φ150492

10.5

φ175570

9φ2006497.5

φ2257277φ2508066φ2758845.5φ300

9635φ325

10424.5

ロールをクルクル引き出す
ことが可能な
段ボールケース入※切断寸法は(保温材の外径＋20mm)で算出しております。

品

MTKB-RF10

未来工業

適番

合

アーマフレックス
エアロフレックス 等

検索

巾(mm)

厚さ(mm)

長さ

入数

標準価格

1553.510m巻

1オープン価格

防火部材

タイカブラック

R

ロール

壁

床

ミライのホームページもご覧ください。新着情報等、お役立ち情報満載です。
http://www.mirai.co.jp/
Eメール mirai@mirai.co.jp

インターネットで『未来工業』と検索してください。
JIS認証取得

ロール工法※このカタログは､H31年3月現在のものです。尚、掲載しております商品の価格には､消費税は含まれておりません。ご購入の際には､消費税が付加されます。(当カタログからの無断転載はかたくお断りします｡)※沖縄及び離島価格は、別途お問い合わせください。

本 社：岐阜県安八郡輪之内町楡俣1695-1 〒503-0201 TEL (0584) 68-0028(代) FAX (0584) 69-5602
支 店：仙 台：TEL (022) 367-8250(代) FAX (022) 367-8232 新 潟：TEL (025) 269-0269(代) FAX (025) 269-0234
東 京：TEL (03) 3242-7871(代) FAX (03) 3242-7874 名古屋：TEL (052) 957-2733(代) FAX (052) 957-2764
大 阪：TEL (06) 6765-4810(代) FAX (06) 6765-4814 中四国：TEL (087) 882-2040(代) FAX (087) 882-2023
福 岡：TEL (092) 937-2216(代) FAX (092) 937-2223
営業所：札 幌：TEL (011) 663-3233(代) FAX (011) 663-3288 旭 川：TEL (0166) 21-8848(代) FAX (0166) 26-6673
盛 岡：TEL (019) 637-7097(代) FAX (019) 637-7099 仙 台：TEL (022) 367-8250(代) FAX (022) 367-8232
郡 山：TEL (024) 991-8898(代) FAX (024) 991-8897 新 潟：TEL (025) 269-0269(代) FAX (025) 269-0234
松 本：TEL (0263) 97-3141(代) FAX (0263) 97-3142 北 陸：TEL (076) 292-3611(代) FAX (076) 292-2151
水 戸：TEL (0295) 52-2155(代) FAX (0295) 53-0087 さいたま：TEL (048) 652-9221(代) FAX (048) 666-9344
東 京：TEL (03) 3242-7871(代) FAX (03) 3242-7874 千 葉：TEL (043) 227-1605(代) FAX (043) 227-3358
横 浜：TEL (045) 313-5591(代) FAX (045) 313-5622 静 岡：TEL (054) 236-1505(代) FAX (054) 236-1506
名古屋：TEL (052) 957-2733(代) FAX (052) 957-2764 大 垣：TEL (0584) 68-0002(代) FAX (0584) 69-3900
大 阪：TEL (06) 6765-4810(代) FAX (06) 6765-4814 神 戸：TEL (078) 574-0468(代) FAX (078) 574-0556
高 松：TEL (087) 882-2040(代) FAX (087) 882-2023 松 山：TEL (089) 921-2905(代) FAX (089) 921-9904
広 島：TEL (082) 545-9280(代) FAX (082) 545-9283 福 岡：TEL (092) 937-2215(代) FAX (092) 937-2223
大 分：TEL (097) 586-5545(代) FAX (097) 586-5546 長 崎：TEL (0957) 43-0575(代) FAX (0957) 43-6730
熊 本：TEL (0968) 38-5622(代) FAX (0968) 38-2963 鹿児島：TEL (099) 250-6311(代) FAX (099) 284-1326
沖 縄：TEL (098) 894-6481(代) FAX (098) 894-6482
工 場：札 幌、山 形、茨城第1、茨城第2、茨城第3、大 垣、垂 井、熊本第1、熊本第2二トリルゴム系フォーム

国土交通大臣認定

貫通する壁・床の構造

PS060WL-0931

壁 100ｍｍ厚以上 （最大φ217mm以下）

PS060FL-0986

床

銅管
φ66.67
呼び2・1/2以下
75mm以下鋼管、SUS管
φ165.2
呼び150以下

エチレンプロピレンゴム系フォーム
銅管
φ66.67
呼び2・1/2以下

鋼管、SUS管
φ165.2
呼び150以下

ロックウール・グラスウール
銅管
φ66.67
呼び2・1/2以下

鋼管、SUS管
φ165.2
呼び150以下

75mm以下80mm以下75mm以下80mm以下80mm以下（最大φ217mm以下）（最大φ328mm以下）（最大φ318mm以下）（最大φ227mm以下）（最大φ328mm以下）
82mm以下ー100ｍｍ厚以上 （最大φ231mm以下）

詳細は中面をご覧ください。

ロール

防火部材
タイカブラックR

認定条件（抜粋）

施工方法○準備 ●開口部の面積、管の種類、占積率が申請仕様に適合しているか確認する。

●国土交通大臣認定
壁（PS060WL-0931）

床（PS060FL-0986）

開口部

円形：φ348mm以下

占積率

88.9％以下
・厚さ・厚さ配(＋ 管の20 周mm 長以以上 上)

配管の周長(＋20ｍｍ)以上の長さで、ロールをカッターやハサミ等で切断します。

100mm以上
100mm以上

壁・床側端部①銅管
外径：φ66.68mm以下

金属管②鋼管及びステンレス鋼管
外径：φ165.2mm以下

被覆材

厚さ：2.0mm以下
厚さ：7.1mm以下

二トリルゴム系フォーム(NBR系フォーム)①銅管に使用する場合( アーマフレックス)
Kフレックス②鋼管及びステンレス鋼管に使用する場合

エチレンプロピレンゴム系フォーム(EPDM系フォーム)①銅管に使用する場合(エアロフレックス
HT/アーマフレックス

外径：φ217mm以下
外径：φ328mm以下)

外径：φ217mm以下

厚さ：75mm以下

外径：φ231mm以下

厚さ：82mm以下

外径：φ318mm以下
外径：φ227mm以下

ロール

壁側端部

厚さ75mm以下②ロールの仮固定と挿入(スライド)

ロールの壁側端部から40mm程度の位置にバインド線で仮固定し、壁開口内に端部から20〜25mm奥にスライドして挿入します。
※仮固定を締め付けすぎるとスライドできなくなるのでご注意ください。
※ロールの重なり箇所をアルミテープで仮固定することも可能です。

厚さ：80mm以下
厚さ：80mm以下

40mm程度バインド線

金属管埋設寸法20〜25mm番線(被覆：あり又はなし)④すき間の充填

モルタル

配管と開口のすき間をモルタルで充填してください。

ロール

番線
60〜80mm程度

1枚目のロールに2枚目のロールを50〜70mm程度重ねて巻きつけ、重なった部分を番線で固定します。
さらに番線を巻いていない方の端部から30mm程度の位置に新たに番線を巻きつけ、締め付け固定します。

30mm程度
重なり部分

重ね代
50〜70mm程度
40〜65mm注意●配管の保温材を潰すまで締め付けないでください。
※保温性能が低下し、結露等が発生する恐れがあります。
④すき間の充填

配管と開口のすき間をモルタルで充填してください。

施工断面図

保温材

被覆材

壁

施工断面図

ロール

800mm以上(両側)埋設寸法
40〜65mm

床φ348mm以下

番線

20〜25mm

保温材

バインド線

モルタル(注)製品のご使用は、所轄行政機関にご確認ください。

20〜25mm●配管の保温材を潰すまで締め付けないでください。
※保温性能が低下し、結露等が発生する恐れがあります。

番線(被覆：あり又はなし)

国土交通大臣認定書 の仕様に基づき、正しく施工してください。

ロールの床側端部から60〜80mm程度の位置に番線で仮固定し、開口内に端部から40〜65mm奥にスライドして挿入します。
スライド後、仮固定していた番線をさらに締め付け固定します。
※仮固定を締め付けすぎるとスライドできなくなるのでご注意ください。
※ロールの重なり箇所をアルミテープで仮固定することも可能です。

注意

モルタル

φ348mm以下
被覆材

30mm程度

バインド線

モルタル

被覆材

床開口

③ロールの重ね巻きと固定

仮固定していたバインド線をさらに締め付け固定します。バインド線を巻いていない方の端部から30mm程度の位置に新たにバインド線を巻きつけ、締め付け固定します。

コンクリート床 100ｍｍ厚以上
ALCパネル床 100ｍｍ厚以上●PS060FL-0986
壁ロール②ロールの仮固定と挿入(スライド)③ロールの固定

ロール

モルタル

重なり
20mm以上

床側端部

ー

厚さ：75mm以下

コンクリート壁 100ｍｍ厚以上
ALCパネル壁 100ｍｍ厚以上●PS060WL-0931

断熱材

1枚目のロールを配管に1周(＋20mm以上)巻きつけます。
※ロールの巻きつけ方向には「向き」があります。ご注意ください。

重なり
20mm程度

厚さ：80mm以下②鋼管及びステンレス鋼管に使用する場合

ロール①ロールの巻きつけ

ロールを配管に1周以上(＋20mm程度)パテを内側にして巻きつけます。
※ロールの巻きつけ方向には「向き」があります。矢印側(壁側端部)を壁側にして巻きつけてください。

壁開口標 準 施 工 図（抜粋）

被覆材①ロールの巻きつけ②鋼管及びステンレス鋼管に使用する場合

外径：φ328mm以下

金属管

床の施工方法断熱材①銅管に使用する場合

ロックウール
グラスウール

壁の施工方法

セメント
モルタル

ロール

モルタル

○壁の反対側の開口も同様に施工してください。

断熱材
ロール
(2枚目)

ロール
(1枚目)
40〜65mm
セメント
モルタル

800mm以上(※床下は300mm以上)●ＡＬＣパネル●鉄筋コンクリート造

貫通する
壁・床の構造等○ロールの切断260mm程度

造

カッター等
ロール

重ね代
50〜70mm程度

構●開口に管を配管する。

床冷凍倉庫・低温設備の大口径配管の区画貫通防火処理に最適な「防火部材タイカブラック ロール」が 中空壁に対応!

壁用鋼製スリーブ 新発売!

準耐火構造・耐火構造の間仕切壁、壁厚60mm以上全ての防火区画に使用可能です。
また、冷凍倉庫用の耐火断熱間仕切り壁(1時間耐火認定商品)にも使用可能です。
開口部に鋼製スリーブを設置

ロール(別売品)を施工(品番：MTKB-RF10)

すき間にロックウールを差し込む
アルミテープ●充填用のロックウールがセットになっているので余分に用意する必要がありません。
●鋼製スリーブは重ね代を調整することで開口に合わせた設置が可能です。
●別途防水テープを使用すれば、開口部の水分の移行を防ぐことも可能です。

新認定

ロール工法
ロックウール・グラスウール

二トリルゴム系フォーム

国土交通大臣認定

貫通する壁の構造

銅管
φ66.67
呼び2・1/2以下

PS060WL-1116

壁 中空壁 60ｍｍ厚以上

65mm以下（最大φ197mm以下）

鋼管、SUS管
φ165.2
呼び150以下

銅管
φ66.67
呼び2・1/2以下

鋼管、SUS管
φ165.2
呼び150以下

80mm以下（最大φ328mm以下）

80mm以下（最大φ227mm以下）

80mm以下（最大φ328mm以下）

壁用鋼製スリーブ※中空壁※壁は150mm厚未満の場合

補強部材

鋼製スリーブLWH

ロックウール●壁・中空壁施工の際にロールと組み合わせて使用します。
※壁は150mm厚未満の場合●開口部に鋼製スリーブを施工し、配管と鋼製スリーブのすき間にロックウールを差し込みます。
※表面の仕上げに別途アルミテープが必要です。(裏面参照)●ロックウールはカッターナイフ等で簡単に加工できます。
品30050751

壁裏面をご覧ください。

番●鋼製スリーブは重ね代を調整することで開口に合わせた設置が可能です。

鋼製スリーブ入数(L×W×Hmm)

ロックウール入数(300×150×75mm)

入数

標準価格

MTKB-R21K15□145〜□210

140×150×90

4枚2個1セットオープン価格

MTKB-R30K15□210〜□300

210×150×110 4枚4個1セット

オープン価格MTKB-R38K15□300〜□380

300×150×100 4枚6個1セットオープン価格

適用開口寸法(mm)認定条件（抜粋）●国土交通大臣認定
構

中空壁・壁（PS060WL-1116）

造

矩形：390×390mm以下

開口部

円形：φ390mm以下

58.5％以下

占積率①準耐火構造の壁②耐火構造の壁

貫通する
壁の構造等

・厚さ
・厚さ60mm以上
60mm以上③ＡＬＣパネル④鉄筋コンクリート造

・厚さ・厚さ60mm以上
60mm以上①銅管(JIS H 3300)

冷媒管

外径：φ66.68mm以下
外径：φ165.2mm以下

配 管

被覆材

厚さ：2.0mm以下②鋼管及びステンレス鋼管
厚さ：7.1mm以下

二トリルゴム系フォーム(NBR系フォーム)①銅管に使用する場合( アーマフレックス)
Kフレックス②鋼管及びステンレス鋼管に使用する場合

外径：φ197mm以下
外径：φ328mm以下
外径：φ227mm以下

厚さ：80mm以下②鋼管及びステンレス鋼管に使用する場合
外径：φ328mm以下

鋼製スリーブ

厚さ：80mm以下①銅管に使用する場合

ロックウール
グラスウール

充てん材

厚さ：65mm以下

厚さ80mm以下

ロックウール
密度：80kg/m3以上
中空壁：必要壁 ：150mm厚以上は不要

矩形：380×380mm以下
円形：Φ380mm以下

施工断面図
アルミテープ

アルミテープ

アルミテープバインド線
ロール

アルミテープ

拡大図
鋼製スリーブロール

ロックウール

ロール

断熱材

配管

断熱材

鋼製スリーブ
断熱材

鋼製スリーブバインド線

ロックウール

防水テープ※必要に応じて施工

アルミテープ
中空壁・壁

中空壁・壁

別売品のロールについては最寄りの営業所にお問い合わせください。
(品番：MTKB-RF10)

施工表面の仕上げ等には別売のアルミテープを使用すると便利です。

アルミダクトテープ

アルミテープ

剥離紙付

剥離紙無

品番：ADT-20

品番：HAT-5050
JIS認証取得

本 社：岐阜県安八郡輪之内町楡俣1695-1 〒503-0201 TEL(0584)68-0001(代) FAX(0584)69-3900
支 店：仙 台：TEL (022) 367-8250(代) FAX (022) 367-8232 新 潟：TEL (025) 269-0269(代) FAX (025) 269-0234
東 京：TEL (03) 3242-7871(代) FAX (03) 3242-7870 名古屋：TEL (052) 957-2733(代) FAX (052) 957-2764
大 阪：TEL (06) 6765-4810(代) FAX (06) 6765-4814 中四国：TEL (087) 882-2040(代) FAX (087) 882-2023
福 岡：TEL (092) 937-2216(代) FAX (092) 937-2223

ホームページ https://www.mirai.co.jp/ Eメール mirai@mirai.co.jp※このカタログに掲載しております商品の価格は1個単位(1組単位)の価格です。但し、価格欄に単位表記があるものについては、その単位での価格となります。
※このカタログは､2021年3月現在のものです。尚、掲載しております商品の価格には､消費税は含まれておりません｡ご購入の際には､消費税が付加されます。
(このカタログからの無断転載はかたくお断りします｡)※沖縄及び離島価格は、別途お問い合わせください。

チ̲MTKB-RK15(1̲00)

営業所：札 幌：TEL (011) 663-3233(代) FAX (011) 663-3288 旭 川：TEL (0166) 21-8848(代) FAX (0166) 26-6673
盛 岡：TEL (019) 637-7097(代) FAX (019) 637-7099 仙 台：TEL (022) 367-8250(代) FAX (022) 367-8232
郡 山：TEL (024) 991-8898(代) FAX (024) 991-8897 新 潟：TEL (025) 269-0269(代) FAX (025) 269-0234
松 本：TEL (0263) 97-3141(代) FAX (0263) 97-3142 北 陸：TEL (076) 292-3611(代) FAX (076) 292-2151
水 戸：TEL (0295) 52-2155(代) FAX (0295) 53-0087 さいたま：TEL (048) 652-9221(代) FAX (048) 666-9344
東 京：TEL (03) 3242-7871(代) FAX (03) 3242-7870 千 葉：TEL (043) 227-1605(代) FAX (043) 227-3358
横 浜：TEL (045) 313-5591(代) FAX (045) 313-5622 静 岡：TEL (054) 236-1505(代) FAX (054) 236-1506
名古屋：TEL (052) 957-2733(代) FAX (052) 957-2764 大 垣：TEL (0584) 68-0002(代) FAX (0584) 69-3900
大 阪：TEL (06) 6765-4810(代) FAX (06) 6765-4814 神 戸：TEL (078) 574-0468(代) FAX (078) 574-0556
高 松：TEL (087) 882-2040(代) FAX (087) 882-2023 松 山：TEL (089) 921-2905(代) FAX (089) 921-9904
広 島：TEL (082) 545-9280(代) FAX (082) 545-9283 福 岡：TEL (092) 937-2215(代) FAX (092) 937-2223
大 分：TEL (097) 586-5545(代) FAX (097) 586-5546 長 崎：TEL (0957) 43-0575(代) FAX (0957) 43-6730
熊 本：TEL (0968) 38-5622(代) FAX (0968) 38-2963 鹿児島：TEL (099) 250-6311(代) FAX (099) 284-1326
沖 縄：TEL (098) 894-6481(代) FAX (098) 894-6482
工 場：札 幌、山 形、茨城第1、茨城第2、茨城第3、大 垣、垂 井、熊本第1、熊本第2