BWR水化学管理指針の概要

CentralResearch Instituteof Electric PowerIndustry
一般財団法人
電力中央研究所
平野秀朗
日本原子力学会「水化学部会」第23回 定例研究会
2015年3月12日

1

講演内容
1. 我が国における水化学管理指針制定システムの特徴と原案作成メンバー
2. BWR 水化学管理指針の概要
 目次
 プラント運転状態 (プラント運転モード)
 管理項目と診断項目
 アクションレベル
 推奨値及び測定頻度
 NWC通常運転時の原子炉水，給水及び復水の管理項目及び診断項目
 NWC通常運転時のオフガスの診断項目
 NWC起動時の原子炉水，給水及び復水の管理項目及び診断項目
 NWC停止時の原子炉水の診断項目
 NWC冷温停止時の原子炉水，給水及び復水の診断項目
 使用済燃料プール水の診断項目
 復水貯蔵タンク水及び純水貯蔵タンク水の診断項目
 水化学管理に係る長期戦略
3. 結語

2

「水化学部会」第23回 定例研究会，3/12 (2015).

我が国における水化学指針制定システムの特徴
 産業界および学協会の専門家によるレビュー

 日本原子力学会の標準として，BWR 水化学管理指針の原案が産業界および学協会の専門家によって審査される。
 その後，公衆審査及び専門家による最終の承認を経た後，BWR水化学管理指針として制定される。
 規定及び指針から構成される学会標準 日本原子力学会 BWR 水化学管理指針は，規定(the technicalspecifications (regulatory criteria))を満たすと伴により良い水化学に関するガイダンスを提供する。
 本指針が制定されて以降,5ヶ年間毎に見直しが行われる。
もし，見直しが必要と判断された場合は, 新しい指針として改正される。
3「水化学部会」第23回 定例研究会，3/12 (2015).

BWR水化学管理指針作業会及び水化学管理分科会メンバー
BWR水化学管理指針作業会

水化学管理分科会

主査：勝村 庸介東京大学）副
主査：平野秀朗（一般財団法人 電力中央研究所）
副主査：碓井 直志（日立ニュークリアエナジー株式会社）副主査：内田 俊介（元東北大学）
幹事：北島 英明（一般社団法人 原子力安全推進協会）幹事：北島 英明（一般社団法人 原子力安全推進協会）
委員：大橋 伸一（オルガノ株式会社）
委員：高橋 誠（東北電力株式会社）
委員：岡田 英俊（一般社団法人 エネルギー総合工学研究所）
委員：鈴木 純一（東京電力株式会社）
委員：河合 宣夫（中部電力株式会社）
委員：河合 宣夫（中部電力株式会社）
委員：篠原 靖周（ニュークリア・デベロップメント株式会社）
委員：山口 綱基（北陸電力株式会社）
委員：荘田 泰彦（三菱重工業株式会社）
委員：植村 聡志（中国電力株式会社）
委員： 高木 純一（株式会社東芝）
委員：小野寺 聡（電源開発株式会社）
委員：寺地 巧（関西電力株式会社）
委員：上山 裕（日本原子力発電株式会社）
委員：長瀬 誠（日立GEニュークリア・エナジー株式会社）
委員：河村 浩孝（一般財団法人 電力中央研究所）
委員：西山 裕孝（独立行政法人 日本原子力研究開発機構）
委員：浦田 英浩（株式会社東芝）
委員：久宗 健志（日本原子力発電株式会社）
委員：平野 秀朗（一般財団法人 電力中央研究所）
委員：福村 卓也（株式会社原子力安全システム研究所）
委員：長谷川 英規（東京電力株式会社）委員：水野 孝之（元三重大学）

常時参加者：
佐藤 正俊（原子力規制庁），都筑 康男（一般社団法人 原子力安全推進協会），河村 浩孝（一般財団法人 電力中央研究所），
武田 耕太郎（北海道電力株式会社），高橋 誠（東北電力株式会社），鈴木 純一（東京電力株式会社），
山口 綱基（北陸電力株式会社），植村 聡志（中国電力株式会社），石原 信秋（四国電力株式会社），
高橋 明（九州電力株式会社），中野 佑介，上山 裕（日本原子力発電株式会社），小野寺 聡（電源開発株式会社），
碓井 直志（日立GEニュークリア・エナジー株式会社），浦田 英浩（株式会社東芝），西村 孝夫（三菱重工業株式会社）「水化学部会」第23回 定例研究会，3/12 (2015).

4

BWR水化学管理指針の目次構成【本 体】【附 属 書】

1 適用範囲2 引用規格3 用語及び定義
4 BWR水化学管理
4.1 水化学管理の目的
4.2 管理項目，制御項目及び診断項目
4.3 管理，制御及び診断対象
4.4 アクションレベル設定値，制御値，推奨値及び測定頻度
5 品質管理5.1 一般事項
5.2 サンプリング方法
5.3 分析方法
5.4 水質等データ管理

附属書A（参考） アクションレベルに至ってから回復するまでの許容時間の考え方
附属書B（参考） BWRの運転モード例
附属書C（参考） 改良水化学適用時の水質変動
附属書D（参考） BWRにおける管理及び診断系統水等のサンプリング箇所の例
附属書E（参考） 管理項目及び診断項目の分類の考え方

附属書F（参考） アクションレベル設定値及び推奨値の考え方
附属書G（参考） 測定頻度の設定の考え方
附属書H（参考） サンプリング方法の例
附属書I（参考） 分析方法の例
附属書J（参考） 水質等データの評価方法の例【解説】
1 : 制定の趣旨
2 : BWR のシステムの概要
3 : 水化学管理の役割
4 : 構造材健全性に対する水化学の役割

5 : 燃料被覆管に対する水化学の役割
6 : 被ばく低減に対する水化学の役割
7 : 水化学管理の最適化
8 : 管理値等の単位について「水化学部会」第23回 定例研究会，3/12 (2015).

5

BWRプラントにおける水処理の概要
オフガス

補機冷却水系

使用済燃料貯蔵プール

原子炉水・イオン不純物・イオン不純物
・金属腐食生成物
・金属腐食生成物
・放射化腐食生成物
・シリカ

給水系

復水浄化系

給水処理系
（ろ過＋脱塩処理）
・イオン不純物・シリカ・有機物

タービン系

主蒸気系

原水（河川水等）

主復水器

・イオン不純物
・イオン不純物 ・イオン不純物
・金属腐食生成物 ・金属腐食生成物 ・金属腐食生成物（Fe，Cu等）（Fe，Cu等）
・有機物

復水貯蔵タンク水・イオン不純物・シリカ・有機物

液体廃棄物処理系
今回のBWR水化学管理指針の対象系統
今回のBWR水化学管理指針の非対象系統

系外

運転モードに依らない系統（イオン不純物：塩化物イオン，硫酸イオン）(金属不純物：Cr，Fe，Co，Ni，Cu）「水化学部会」第23回 定例研究会，3/12 (2015).

6

プラント運転状態 (プラント運転モード)
1). 通常運転時 ;原子炉の起動後、定格熱出力又は定格電気出力に到達してから、原子炉停止のために負荷降下させる操作を開始するまでの原子炉出力運転中の期間。

2). 起動時 ;原子炉を起動するための操作を開始してから、定格熱出力又は定格電気出力に到達するまでの期間。

3).冷温停止時 ;原子炉の温度が 100˚C未満の状態で、原子炉を起動するための操作を開始するまでの期間。
起動前給復水系浄化運転及び原子炉脱気運転もこの期間に含める。

4).停止時 ;通常運転時から原子炉停止のために負荷降下させる操作を開始してから原子炉水の温度が 100˚C未満になる期間。
7「水化学部会」第23回 定例研究会，3/12 (2015).

通常水化学（NWC）における水化学ガイドライン
運転モードに対応する系統
1. 通常運転時
 原子炉水 給水 復水
 オフガス

運転モードに依らない系統
 使用済燃料プール水 復水貯蔵タンク水 純水貯蔵タンク水

2. 起動時 原子炉水
 給水
 復水（低圧復水ポンプ出口水，復水脱塩器出口水）

3. 停止時
原子炉水4.冷温停止時
原子炉水
給水復水（低圧復水ポンプ出口）「水化学部会」第23回 定例研究会，3/12 (2015).

8

管理項目及び診断項目
管理項目:
管理項目は，構造材健全性及び燃料健全性を損なう恐れのあることが明らかになっている水質項目であり、アクションレベルを設定する項目。
水質が，アクションレベルとして設定された各々の水質に対して非安全側に移行した場合にはレベルごとに適切な措置を実施する。

診断項目:
 水化学管理の状態を把握するため、構造材料及び燃料被覆管の腐食や線量率などの診断を目的として設定する項目。

9「水化学部会」第23回 定例研究会，3/12 (2015).

アクションレベル (1)1) アクションレベル1:
 プラント設備の健全性確保の観点から長期的にその状態になることを避けるべき値。
 アクションレベル1に至った場合は，再測定を実施するなど速やかに事象を評価し，原因の究明を試み，アクションレベル1から回復する措置を講じる。
 もし，1週間以内に回復しない場合は，長期のシステム信頼性への影響を評価する。

2) アクションレベル2:
 プラント設備の健全性確保の観点から迅速な回復が要求される値。
 アクションレベル2に至った場合は，再測定を実施するなど速やかに事象を評価し，原因の究明を試み，アクションレベル2から回復する措置を講じる。
 24 時間以内に回復しない場合は，システム信頼性への影響を評価し，必要に応じて出力降下又は通常停止操作による冷温停止などの措置を検討する。
10「水化学部会」第23回 定例研究会，3/12 (2015).

アクションレベル (2)3) アクションレベル 3:
 プラント設備の健全性確保の観点から許容できない値。
 アクションレベル3に至った場合は，再測定を実施するなど速やかに事象を評価し，原因の究明を試み，アクションレベル3から回復する措置を講じる。
 速やかに回復しない場合，出力降下又は通常停止操作による冷温停止などの措置を講ずる。ただし，出力低下によりアクションレベル3から回復すると評価される場合は，原子炉運転状態を維持できる。

11「水化学部会」第23回 定例研究会，3/12 (2015).

推奨値及び測定頻度

推奨値:
 管理項目及び診断項目で、より良い水化学管理を達成するために維持することが好ましい範囲として必要に応じて設定する値。
 推奨値を達成できない場合は、必要に応じて再測定を実施するなど事象を評価するとともに対応方針を検討する。

測定頻度:
 管理項目の場合：
管理項目のアクションレベルに至っていないかどうか及び推奨値を達成しているかどうかを確認するため、診断項目ごとにその重要度を踏まえて適切な頻度で測定する。
 診断項目の場合：
診断項目の推奨値を達成しているかどうかを確認するため、また、傾向を把握するために、診断項目ごとにその重要度を踏まえて適切な頻度で測定する。
12「水化学部会」第23回 定例研究会，3/12 (2015).

原子炉冷却系の概要と原子炉水および給水のサンプリング箇所の例（附属書D）

原子炉水給水「水化学部会」第23回 定例研究会，3/12 (2015).

13

表B.3－AVT(R), AVT(LO), AVT(O)及び酸素処理(OT)の比較

NWC通常運転時の原子炉水の管理項目に対するアクションレベル
設定値，推奨値及び測定頻度
アクションレベル
管理項目

推奨値

測定頻度

123電気伝導率(μS/m)
at 25 ˚C>20>100>1000≤10連続

塩化物イオン(μg/L)>5>100>500≤11回/週

硫酸イオン(μg/L)>5>100>500≤21回/週

注 : 改良水化学を適用する場合も，基本的には本通常水質(NWC)の規定の管理及び診断に準拠することとする。

14「水化学部会」第23回 定例研究会，3/12 (2015).

電気伝導率の推奨値の設定根拠

国内プラントの原子炉水の電気伝導率の分布
震災前の至近3年間におけるBWR 30 プラントにおける測定データー，すなわち，1プラント平均 3データーが収集され，統計解析された。推奨値は， BWR 30 プラン
トの累積頻度80% に対応する値として設定された。

15「水化学部会」第23回 定例研究会，3/12 (2015).

塩化物イオンの推奨値の設定根拠

国内プラントの原子炉水の塩化物イオンの分布
震災前の至近3年間におけるBWR 30 プラントにおける測定データー，すなわち，1プラント平均 3データーが収集され，統計解析された。推奨値は， BWR 30 プラン
トの累積頻度80% に対応する値として設定された。

16「水化学部会」第23回 定例研究会，3/12 (2015).

塩化物濃度と電気伝導率及びpHの関係（附属書F）
塩化物イオン濃度と電気伝導率の関係は図に示すように，塩化物の形態が決まれば一義的に決めることができる。
塩化物イオンが存在する場合に電気伝導率が最も高くなるのはHClの形であるため，HClを示す実線の曲線（pH7より小さい領域）と塩化物イオン濃度を示す点線の曲線の交点から，電気伝導率を読み取る。
出典： U. S. NUCLEAR REGULATORY COMMISSION,
Regulatory Guide, OFFICE OF STANDARDSDEVELOPMENT, REGULATORY GUIDE 1.56,
MAINTENANCE OF WATER PUROTY IN BOILINGWATER REACTORS, 1.56-8(1978).

17「水化学部会」第23回 定例研究会，3/12 (2015).

硫酸イオンの推奨値の設定根拠

国内プラントの原子炉水の硫酸イオンの分布
震災前の至近3年間におけるBWR 30 プラントにおける測定データー，すなわち，1プラント平均 3データーが収集され，統計解析された。推奨値は， BWR 30 プラン
トの累積頻度80% に対応する値として設定された。

18「水化学部会」第23回 定例研究会，3/12 (2015).

酸化性環境下での鋭敏化304ステンレス鋼のき裂進展速度に及ぼす化学元素添加の影響（解説）

鋭敏化304ステンレス鋼のき裂進展速度に及ぼす不純物イオンの影響を高溶存酸素の環境下で引張型破壊力学評価試験片(CT試験片)により試験したデータである。
き裂進展速度についても硫酸イオンが最も加速効果が大きい（倍半分程度） 。

出典： M. Sambongi, K. Takamori, S. Suzuki, N. Ichikawa, M. Itow, H. Takahashi, T. Kato, Y. Wada,
K. Akamine, T. Takiguchi, G. Nakayama and K. Yamauchi, “Effects of Reactor Water Impurities
on ECP and SCC”, 1998 JAIF International Conference on Water Chemistry in Nuclear Power
Plants, JAIF, 343 (1998).

19「水化学部会」第23回 定例研究会，3/12 (2015).

鋭敏化304ステンレス鋼におけるIGSCC感受性と硫酸イオン濃度の相関（解説）硫酸イオンと鋭敏化ス
テンレス鋼のSCC発生の低歪速度引張試験(SSRT)において，IGSCC指標（硫酸イオン1μg/L でのIGSCC破面率を1として規格化）は, 500μg/L の硫酸イオンの存在下(硫酸イオンによる電気伝導率100μS/m以上)ではIGSCCの発生までの期間は約1/3となる。

出典： BWR Water Chemistry Guidlline, EPRI, TR103515 (1996).

20「水化学部会」第23回 定例研究会，3/12 (2015).

ステンレス鋼の塩化物イオンに対するSCC感受性領域（附属書F）

21「水化学部会」第23回 定例研究会，3/12 (2015).

NWC通常運転時の原子炉水の診断項目に対する推奨値及び測定頻度

診断項目推奨値

測定頻度

pH (at 25 ˚C)

6.5～7.5

連続シリカ (μg/L)

≤1000

1回/月

溶存酸素 (μg/L)－

連続

金属不純物(μg/L) a)

≤10

1回/月

よう素131 (Bq/g)≤0.04 b)

1回/週

銅 (μg/L)≤1

1回/月

コバルト60イオン(Bq/mL)

≤5 c)

1回/週

注:a) 金属 5 元素 (Cr, Fe, Co, Ni, Cu）の合計値

b) 燃料棒からの放射性物質漏えいを経験していはいプラントが対象
c) 給水鉄量制御プラントが対象

22「水化学部会」第23回 定例研究会，3/12 (2015).

ボイラ圧力とボイラ水及び蒸気中のシリカとの関係

出典：火カ原子力発電必携，火力原子力発電技術協会，改訂第6版，399(2000).

23「水化学部会」第23回 定例研究会，3/12 (2015).

NWC通常運転時の給水の管理項目に対するアクション
レベル設定値，推奨値及び測定頻度

アクションレベル
管理項目

推奨値

測定頻度

12

3

金属不純物
(μg/L) a)

－>15－

≤1

1回/週

銅(μg/L)

－>2－

≤0.1

1回/週

注:a) 金属 5 元素 (Cr, Fe, Co, Ni, Cu）の合計値

24「水化学部会」第23回 定例研究会，3/12 (2015).

NWC通常運転時の給水の診断項目に対する推奨値及び測定頻度

診断項目

推奨値

測定頻度

電気伝導率 (μS/m)
at 25 ˚C

≤6連続

20 ～ 200

連続

溶存酸素(μg/L) a)

注 : a) 給水と復水脱塩器出口のいずれか又は両方で測定する。

25「水化学部会」第23回 定例研究会，3/12 (2015).

流動純水中における炭素鋼の平均腐食速度の溶存酸素依存性（解説）38～200℃の範囲では，溶存酸素濃度15μg/Lより腐食速度が上昇している傾向が見られる。この値から，給水における溶存酸素濃度の下限値は，余裕を見て20μg/Lとしている。
1 mg/dm2/month= 3.86×10-8 g/m2/s
出典：E. G. Brush and W. L. Pearl “Corrosion and corrosion product release behavior of carbon steel
in neutral feedwater part 2”, Proc. American Power Conference 32, 751.

26

「水化学部会」第23回 定例研究会，3/12 (2015).

100℃での酸素濃度と腐食速度との関係（附属書F）

100℃では，溶存酸素濃度800μg/Lより腐食速度が上昇している。この値から，給水における溶存酸素濃度の上限値は，余裕を見て20０μg/Lとしている。

出典：R. L. Cown, M.E. Indig , J. N. Kass, R. Raw and L. L. Sundberg, “Experience with hydrogen water chemistryin boiling water reactors”, Water Chemistry of Nuclear reactor systems 4, BNES, 29 (1986)27「水化学部会」第23回 定例研究会，3/12 (2015).

起動時脱気による炉水溶存酸素濃度の低減（解説）

炉水及び復水中の溶存酸素濃度500μg/L以上ではSCCの高感受性領域となるため，給水中の溶存酸素濃度の上限値は，余裕を見て200μg/Lとしている。

出典：松島雍憲，他, “火力・原子力発電所における化学管理Ⅱ-3原子力発電所の水処理(BWR)”,
火力原子力発電, 37, 777 (1986).
「水化学部会」第23回 定例研究会，3/12 (2015).

28

原子炉冷却系の概要と復水のサンプリング箇所の例（附属書D）

低圧復水ポンプ出口

復水脱塩器出口「水化学部会」第23回 定例研究会，3/12 (2015).

29

NWC通常運転時の復水（低圧復水ポンプ出口）の管理項目に対するアクション
レベル設定値，推奨値及び測定頻度

管理項目
電気伝導率 (μS/m) at 25 ˚C

アクションレベル
1

2

3－

>20－

推奨値

測定頻度

≤10

連続

NWC通常運転時の復水（復水脱塩器出口）の診断項目に対する推奨値
及び測定頻度
診断項目

推奨値

測定頻度

≤6
電気伝導率 (μS/m) at 25 ˚C
20 ~ 200
溶存酸素 (μg/L) a)
金属不純物(μg/L) b)－
銅(μg/L)－
注: a) 給水と復水脱塩器出口と給水のいずれか又は両方で測定する。
b) 金属 5 元素 (Cr, Fe, Co, Ni, Cu）の合計値

連続
連続
1回/週1回/週30「水化学部会」第23回 定例研究会，3/12 (2015).

気体廃棄物処理系の概要とオフガスのサンプリング箇所の例（附属書D）

オフガス「水化学部会」第23回 定例研究会，3/12 (2015).

31

NWC通常運転時のオフガスの診断項目に対する推奨値
及び測定頻度

診断項目

推奨値

測定頻度

オフガスモニタ指示値：(mSv/h) 又は( A)－

連続

放出率 ( 7 核種a）) (Bq/s)－1回/月

注 : a ) 1 3 3 X e ,1 3 5 X e ,1 3 5 m X e ,1 3 8 X e ,8 5 m K r ,8 7 K r , 8 8 K rの合計放出率32「水化学部会」第23回 定例研究会，3/12 (2015).

NWC起動時の原子炉水の管理項目に対するアクションレベル設定値，推奨値及び測定頻度
管理項目アクションレベル
123推奨値

測定頻度
連続

電気伝導率 (μS/m)
at 25 ˚C－>100 >1000－

塩化物イオン(μg/L)－>100>500－

硫酸イオン(μg/L)－>100>500－

起動期間中に1 回以上
起動期間中に1 回以上

NWC起動時の原子炉水の診断項目に対する推奨値及び測定頻度
診断項目

推奨値

測定頻度

溶存酸素 (μg/L)－

停止時よう素131 (Bq/g)－

連続
起動期間中に1 回以上

pH at 25 ˚C

33「水化学部会」第23回 定例研究会，3/12 (2015).

NWC起動時の給水及び復水（復水脱塩器出口）の診断項目に対する推奨値及び測定頻度
給水

診断項目
電気伝導率(μS/m)
at 25 ˚C
溶存酸素(μg/L)
全有機体炭素(μg/L)

復水（復水脱塩器出口）

推奨値

測定頻度

推奨値

測定頻度

≤6連続

≤6連続

20 ~ 200連続

20 ~ 200連続－－－

起動期間中に1回以上

NWC起動時の復水（低圧復水ポンプ出口）の管理項目に対するアクション
レベル設定値，推奨値及び測定頻度
管理項目
電気伝導率 (μS/m)
at 25 ˚C

アクションレベル
123

推奨値

測定頻度

－

≤10

連続>20－

34「水化学部会」第23回 定例研究会，3/12 (2015).

NWC停止時の原子炉水の診断項目に対する推奨値及び測定頻度

診断項目

推奨値

測定頻度

電気伝導率 (μS/m) at 25 ˚C－

連続pH at 25 ˚C－

連続塩化物イオン(μg/L)－

任意

硫酸イオン(μg/L)－

任意

溶存酸素 (μg/L)－

連続停止時よう素131
増加量 (Bq)－

停止時に1 回35

「水化学部会」第23回 定例研究会，3/12 (2015).

冷温停止時の復水（低圧復水ポンプ出口），給水及び原子炉水の診断項目に対する推奨値及び測定頻度
復水（低圧復水ポンプ出口）

診断項目

推奨値

測定頻度

給水推奨値

原原子炉水炉ｇ

測定頻度

推奨値

測定頻度

電気伝導率(μS/m) at 25 ˚C

－－－－

≤210

1回/日

pH at 25 ˚C

－－－

－

－

1回/月

塩化物イオン(μg/L)

－－－

－

≤100

任意

硫酸イオン(μg/L)

－－－

－

≤100

任意

溶存酸素 (μg/L)

－－－

－

≤200

連続

金属不純物(μg/L) a)

－

任意

－

任意

－

－

過酸化水素
(μg/L)
有機体炭素(μg/L)

－

任意－－－

－

任意

－－－－－

注: a)金属 5 元素 （Cr, Fe, Co, Ni, Cu）の合計値

36「水化学部会」第23回 定例研究会，3/12 (2015).

使用済燃料プールの概要とサンプリング箇所の例（附属書D）「水化学部会」第23回 定例研究会，3/12 (2015).

37

使用済燃料プール水の診断項目に対する推奨値及び測定頻度

診断項目

推奨値

測定頻度

電気伝導率 (μS/m) at 25 ˚C

≤210

1回/日

pH at 25 ˚C－1回/月

塩化物イオン(μg/L)≤100任意a)

硫酸イオン(μg/L)≤100任意a)

金属不純物 (μg/L) a)

―

1回/月

注: a) 電気伝導率やpHに大きな変動が生じた場合は，必要に応じて確認のための測定を実施する。
b) 金属 5 元素 （Cr, Fe, Co, Ni, Cu）の合計値

38「水化学部会」第23回 定例研究会，3/12 (2015).

補給水系の概要と純水貯蔵タンク水及び復水貯蔵タンク水のサンプリング箇所の例（附属書D）

純水貯蔵タンク水

復水貯蔵タンク水「水化学部会」第23回 定例研究会，3/12 (2015).

39

復水貯蔵タンク水及び純水貯蔵タンク水の診断項目に対する推奨値及び測定頻度
復水貯蔵タンク水純水貯蔵タンク水診断項目

推奨値

測定頻度

推奨値

測定頻度

電気伝導率 (μS/m)
at 25 ˚C

≤100

連続

≤100

任意

pH at 25 ˚C

－

1回/週

－

任意

塩化物イオン (μg/L)
硫酸イオン (μg/L)
シリカ (μg/L)

≤10
≤10
≤100

1回/週1回/週1回/月

≤10
≤10
≤10

任意
任意
任意

有機体炭素 (μg/L)

－

1回/週

－

－

金属不純物 a) (μg/L)

≤200

1回/月

－

－

過酸化水素 (μg/L)

－

任意

－

－

注: a)金属 5 元素 （Cr, Fe, Co, Ni, Cu）の合計値

40「水化学部会」第23回 定例研究会，3/12 (2015).

水化学管理に係る長期戦略
水化学制御の長期戦略
1. 原子炉水系における腐食防止(1)水素注入(2) 貴金属注入(NMCA)

2. 被ばく線量の低減(1) Ni/Fe 比コントロール(2) 極低鉄/高ニッケル制御(3) 亜鉛注入
3. 水化学最適化のための将来への取組
長期サイクル運転, 出力向上等

41「水化学部会」第23回 定例研究会，3/12 (2015).

BWR電力各社の改良水化学の適用状況 （震災前）
東北電力

東京電力

プラント名
女川 1号機
女川 2号機
女川 3号機東通 1号機

水素注入

亜鉛注入

Ni/Fe比コントロール運転○

極低鉄/高ニッケル制御運転○○○

福島第一 ５号機
福島第一 ６号機
福島第二 １号機
福島第二 ２号機
福島第二 ３号機
福島第二 ４号機○○○

柏崎刈羽 1号機
柏崎刈羽 ２号機
柏崎刈羽 ３号機
柏崎刈羽 ４号機
柏崎刈羽 ５号機
柏崎刈羽 ６号機
柏崎刈羽 ７号機

○

○

○

○

○

○

中部電力

浜岡 ３号機
浜岡 ４号機
浜岡 ５号機北陸電力

志賀 1号機志賀 ２号機中国電力

島根 1号機
島根 ２号機○○敦賀 1号機
東海第二○○原電

クラッシック貴金属注入

○
○
○
○
○
○
○

○
○

○
○
〇
〇
〇

○
○

○

○

42

「水化学部会」第23回 定例研究会，3/12 (2015).

Ni/Fe比コントロールによる炉水Co-60 イオン濃度の低減

43「水化学部会」第23回 定例研究会，3/12 (2015).

極低鉄高ニッケル制御運転

44「水化学部会」第23回 定例研究会，3/12 (2015).

結言 BWR 水化学管理指針の原案は，ほぼ出来上がり，日本原子力学会・標準委員会の審査へと進む状況にある。
 BWR 水化学管理指針は，専門家による書面投票及び公衆審査を経た後，日本原子力学会の標準として，2015年末に制定・発行される予定である。

45「水化学部会」第23回 定例研究会，3/12 (2015).

謝辞
本BWR水化学管理指針を取り纏めるに当たり，ご支援，ご鞭撻頂きました勝村庸介東京大学教授，石榑顕吉東京大学名誉教授，内田俊介元東北大学教授，及び水野孝之三重大学名誉教授に心から感謝致します。

ご清聴有難うございました。

46「水化学部会」第23回 定例研究会，3/12 (2015).