ＴＮ５１９２２ １

住宅用火災警報器

取 扱 説 明 書 保証書付

国家検定合格品

ご使用前に● 本警報器は、住宅用の火災警報器です。
「自動火災報知設備」には代用できません。

保管用● お取り付けいただいた部屋や廊下などの部分的な警戒になりますので、万一の火災に対してより効果を発揮させるためには、必要に応じて複数の場所にお取り付けいただくことをおすすめします。

● 本警報器は、熱を感知して警報する機器で、火災を防止する機器や消熱式火装置ではありません。火災などによる損害については責任を負いかねますので、ご了承ください。

〔適用機種〕● 商品を正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書にはさまざ・ＦＳＬＪ０１５－Ｂ－Ｎ
・ＦＳＬＪ０１５－Ｓ－Ｎ（移報接点付）

まな注意事項を記載しています。以下の注意表示をよく理解してから本文をお読みください。
取り扱いを誤った場合に、取扱関係者が死亡または重傷を負うか、警報機能の一部に重大な悪影響を及ぼす可能性がある場合。

音声式取り扱いを誤った場合に、取扱関係者が傷害を負うか、物的損害が発生する危険な状態が生じる可能性がある場合、または警報機能の一部に悪影響を及ぼす可能性がある場合。

自動試験機能付

お買い上げ、ありがとうございます。
ご使用前に必ず取扱説明書をお読みいただき、大切に保管してください。

「一般的な注意」「一般的な禁止」「一般的な指示」

ご使用上の注意● 日ごろ人のいない部屋に設置する場合は、警報が聞こえることを確認する。

● 次のような場合は警報に気づかないことがあるため注意する。

・薬の服用後または飲酒後に就寝した場合
・就寝時などに、離れた部屋の警報器が作動した場合・交通、ステレオ、ラジオ、エアコンなどの騒音が大きい場合● 次のような火災では作動しないことがあります。

型式
保証期間
お買い上げ日ＦＳＬＪ０１５－Ｂ－Ｎ
ＦＳＬＪ０１５－Ｓ－Ｎ
お買い上げ日から１年間
年
月

・火のまわりの早い火災 ・熱の発生しない火災
・ガス漏れや薬品による爆発的な火災

見本
日

お客様
ご住所
お名前
電話

販売店住所･店名
電話● 警報器を取り付けた部屋の扉やふすまを閉めた時は、他の部屋で発生した火災を感知することはできません。

● 絶対に分解・改造をしない。

落下などにより衝撃を与えた機器は使用しない。
正常に作動しないおそれがあります。

● 電池切れ・機器異常の警報器は使用しない。

火災時に作動しないおそれがあります。

● テストのとき、ライターなどの炎を使用しない。

故障の原因となるばかりでなく、火災の原因になります。

保証規定● 取付ネジや専用リチウム電池の取り扱いは、乳幼児や子供の手の届か

１．保証期間は、お買い上げ日から１年間です。
２．取扱説明書に記載している注意に従った正常なご使用状態において、保証期間内に故障した場合は、無償交換させていただきます。
（イ）無償交換のご依頼は、お買い上げの販売店にお申しつけください。
（ロ）お買い上げの販売店にご依頼できない場合には、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。
（ハ）この商品は持込修理（交換）の対象商品です。郵送などで修理（交換）依頼された場合の送料などは、お客様の負担となります。
３．保証期間内においても、次のような場合には有償とさせていただきます。
（イ）取扱上および使用上の誤りによる故障および損傷（ロ）不当な改造や修理による故障および損傷（ハ）お買い上げ後の輸送、移動、衝撃、落下などによる故障および損傷（ニ）火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変および公害、塩害、ガス害や電磁波などによる故障および損傷（ホ）車両、船舶などに搭載して使用された場合に生じた故障および損傷（ヘ）業務用など一般家庭用以外に使用されて生じた故障および損傷（ト）油汚れなどによる機器の機能劣化（チ）取付場所が不適切で、調理の煙や熱・湯気・油煙・ストーブの熱など、住戸環境による警報により電池が消耗した場合（リ）本書のご提示がない場合（ヌ）本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合（ル）出張サービスをご要望された場合の出張に要する費用
４．本保証書は日本国内においてのみ有効です。
（This warranty is valid only in Japan.）
５．本保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
○お客様にご記入いただいた個人情報は、保証期間内の無償交換対応の他、アフターサービスおよび各種サービスに関する連絡並びにお客様個人が特定されない形での統計上の目的のために使用させて頂く場合がございますのであらかじめご了承ください。
○保証期間経過後の補修用性能部品（専用リチウム電池など）の保有期間および購入については、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。

sない場所で行う。

誤飲またはケガのおそれがあります。
● 高所の操作および作業は、安定した台に乗って行う。

転倒してケガをするおそれがあります。

● 音響孔をテープなどでふさがない。

火災を感知できません。また充分な警報音量が確保できません。

● コンロやストーブの近くなど、高温環境になる場所には取り付けない。

誤作動の原因および性能に悪影響を及ぼすおそれがあります。

● 耳を近づけて警報音を聞かない。

聴力障害などの原因となるおそれがあります。

● 熱流入口を強く持たない。

破損するおそれがあります。

● 熱感知部に触れない。

故障して火災を感知できなくなるおそれがあります。

● ぬれた手で電池コネクタを接続しない。

感電するおそれがあります。

廃棄について● 警報器や電池を廃棄する場合は、分解したり加圧変形させず、市町村により定められたルールに従って廃棄してください。
（付属の電池は水銀を含みません。
）● 電池を廃棄する場合は、電池の保護フィルムをはがさず、コネクタ部分に絶縁性のあるテープなどを巻いてください。また、金属片など導通性のものと一緒に廃棄しないでください。絶縁状態にせず廃棄すると電池がショートし、発火、破裂の原因になります。

接点容量（30V,200mA）を超える機器は接続しない。

以下の商品内容物が揃っていることを確認してください。
● 本体+取付ベース● 専用リチウム電池● 取扱説明書（保証書付）（本書）(公称電圧 DC3V)㊟出荷時に警報器本体に取り付けてあります。

取 扱 説 明 書 保証書付

国家検定合格品

取りはずす場合は、端子のリリースボタンを押しながら、電線を引き抜いてください。

保管用熱式〔適用機種〕
・ＦＳＬＪ０１５－Ｂ－Ｎ
・ＦＳＬＪ０１５－Ｓ－Ｎ（移報接点付）

音声式
自動試験機能付● 取付ネジ（２本入り）

はがさないでください。
・市販品ではありません。

外部接続機器を取りはずすとき

ＴＮ５１９２２ １

住宅用火災警報器㊟・保護フィルムを警報器が故障するおそれがあります。

禁止

引きひもの取付方法

引きひもを取り付けるとき、フックが引かれて警報音やテスト（監視状態の場合）音声が鳴ることがあるので注意する。

注意

取付ベース

本体（警報器）（出荷時は本体に取り付け）警報器を固定します。

熱流入口 兼 音響孔

熱感知部（サーミスタ）

ここから熱が流入し、熱感知部で熱を感知します。
また警報音が鳴ります。

このサーミスタで流入した熱を感知します。

①引きひもを本体に取り付ける前に、結び目のつくり方なかし先端を仲仕結びしてください。
②図のように引きひもの結び目を警報器中心側になるようリング状に持ちます。
③引きひもを斜めに引いて、フックに引っ掛けてください。
④ツマミを引き、結び目をフックに固定します。
⑤引きひもを本体の切欠きに通してください。

『警報停止／テスト』ボタン 兼 表示灯（赤）ツマミ

警報音を停止させたり、定期点検をするときに使用します。
・警報時に表示灯（赤）が点滅します。（通常時は消灯）

引きひも

市販の照明用スイッチひもなど（太さφ0.7～1.0mm程度）

推奨ひも

結び目

引く

フック

引くことで『警報停止／テスト』ボタンと同じ操作ができます。
㊟引きひもが必要な場合は、推奨するひもを別途ご用意ください。
（推奨ひも：市販の照明用スイッチひもなど（太さφ0.7～1.0㎜程度））

引きひもの取付方法

引きひもの取り付け方法は、２項を参照してください。

２．取り付ける前に切欠き取付完了図（１）取付ベースをはずす

取付ベース左へ回す

３．取付方法熱流入口を強く持ってはずさない。
破損するおそれがあります。

取付場所

熱感知部に触れないでください。

取付場所については、各市町村が定める火災予防条例を確認してください。

故障して火災を感知できなくなるおそれがあります。

必ず守る（２）設置年月を記入

取付場所㊟保護フィルムを本体裏面に、油性ペンで設置年月を記入してください。

台所などはがさないでください。

′１９（３）専用リチウム電池を取り付ける

取付位置

4

下図の取付位置を守り、『警報停止／テスト』ボタンおよび引きひもが操作しやすい位置に取り付けてください。

①電池コネクタの突起と本体側の電池用コネクタの溝をあわせて奥まで差し込んでください。

青 (-)

専用リチウム電池のコネクタは奥まで差し込む。

（ FSLJ015-S-N: 移報接点付のみ )赤 (+)
電池コネクタ

突起

拡大図

溝

適合電線
太さ

単 線
より線

天井・壁共通奥まで確実に差し込む

電池用コネクタ

コネクタの差し込みが不充分な場合、発熱や正常に動作しないおそれがあります。

外部接続機器との接続方法

エアコンなどの空気吹き出し口から１．５ｍ 以上 離して取り付ける● 上記を守ったうえで、照明器具から 50cm 程度離してください。

50cm 程度

φ0.65～0.9mm
0.3～0.75mm

２㊟なるべく部屋の中心に取り付けてください。

外部接続機器への移報が必要な場合は、次のように電線を移報端子に正しく接続してください。
①本体裏面にあるストリップゲージに合わせて、電線被覆を 9.5mm むきます。
9.5mm

天井取り付けの場合
壁や梁から ４０ｃｍ 以上離して取り付ける

壁取り付けの場合
天井から １５～５０ｃｍの範囲に取り付ける②本体の裏面にある電池収納部に電池を納めてください。
このとき、電線を電池と収納部の間に挟まないでください。

必ず守る● 引きひもを取り付けた後は、数回引きひもを引き、正常に操作できることを必ず確認してください。

本体を押さえ、指または手のひらで押さえながら取付ベースを左に回し、取りはずしてください。
注意

フック

切欠き

０～４０℃の温度範囲内で結露しない場所に取り付ける。
必ず守る

警報器は必ず正しい取付場所に取り付ける。

次のような場所に取り付けた場合、誤作動の原因および正常に火災を感知できないおそれがあります。

電線②電線を差込端子に正しく接続してください。
リリースボタン
差込端子㊟細い単線（φ0.65）やより線を使用する場合は、電線差し込む

リリースボタンを押しながら差し込んでください。

㊟曲がった線やほつれたより線は使用しないでください。
接触不良などで正しく動作しないおそれがあります。

㊟露出配線をする場合、次の図のように取付ベースのノックアウトをニッパーなどで切り●浴室など、水がかかる場所や常時温度や湿度が高い場所●石油ストーブの近くなど熱や水蒸気が発生する場所●ホコリや虫の多い場所

欠いて、電線を引き出しください。(電線を通す側を切り欠いてください。)㊟本体と取付ベースの間に電線を挟まないよう注意してください。
ノックアウト（通線側を切り欠く）

電線

ここを通す

●空気の流れが激しい場所

・換気扇や扇風機、エアコンの近く・すきま風の強い場所●コンロの近くや台所などで本体裏面

電線の引き出し図

取付ベース

油煙や熱が直接かかる場所●ガレージ、調理場などの火災でない熱、蒸気などがかかる場所●屋外●吊り下げ式の照明やタンスの真上（２）お手入れをする

電池切れ警報音／機器異常警報音を停止するには●『警報停止／テスト』ボタンを押す（引きひもがある場合は引く）と音声で電池切れまたは機器異常をお知らせし、約２４時間警報音が停止します。

●警報音停止中は、表示灯が次のように点滅します。

・電池切れ：約１０秒ごとに１回点滅
・機器異常：約１０秒ごとに３回点滅

本警報器は１０年で交換
注意

１０年を越えて使用すると、汚れなどの影響により火災の感知が遅れる場合があります。設置後１０年経過後は、すみやかに新しい警報器と交換してください。

６．故障かな？と思ったらホコリを吸い取る
本体、警報器内部および熱感知部にホコリがたい積していたら、掃除機で吸い取ってください。
その際、熱流入口に掃除機の先を強く押しつけないようにしてください。
また、熱感知部に掃除機の先があたらないように注意してください。

汚れを拭き取る
本体が汚れたら、布を水または中性洗剤に浸し、充分に絞ってから拭き取ってください。
その際、熱流入口に強い力を加えないでください。
また、熱感知部に触れないよう注意してください。

故障かな？と思ったときは、下表の対処をしてください。
下表のとおりに対処をしても異常がある場合、または下表以外の異常が起きた場合は、お買い上げの販売店に連絡するか、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
症状

原 因

専用リチウム電池の寿命ではありませんか？
新しい警報器または電池と交換し火災警報動作をし ［電池切れ警報］が鳴っていませんで てください。
したか？
ない。

火災ではないのに火災警報動作をする。

火災警報音の停止操作後、約５分間は、熱を感知しても警報音は鳴動しません。
ボタンまたは引きひもを操作すると「ピピ」と鳴ります。

調理の熱、ストーブやコンロの熱、直 警報器を停止し、換気をするなどし射日光など６０℃以上の熱が警報器 て、警報器周辺の熱が下がるまでお待ちください。にあたっていませんか？
警報音を停止し、熱感知部の熱をう
熱感知部付近に熱が滞留していませ
ちわなどであおぎ要因を取り除いんか？てください。

「ピポッ」と約１分間 ［電池切れ警報］
隔で鳴り、表示灯が 電池電圧が低下して電池の寿命が近づいています。
５回点滅する。
約１０秒間隔で表示 ［電池切れ警報］を停止中です。
灯が１回点滅する。

新しい警報器または電池と交換してください。

「ピッピッピッ」と［機器異常警報］
約１分間隔で鳴り、警報器の感度が劣化し、火災を正常表示灯が３回点滅す に感知できません。
る。
新しい警報器と交換してください。
約１０秒間隔で表示 ［機器異常警報］を停止中です。
灯が３回点滅する。

テストしても何も音が鳴らない。

専用リチウム電池のコネクタがはずれていたり、奥まで差し込まれてい コネクタを奥まで差し込んでください。
ない状態ではありませんか？
専用リチウム電池の寿命ではありませんか？
新しい警報器または電池と交換し［電池切れ警報］が鳴っていませんで てください。
したか？

７．お手入れ方法
１２ヶ月に１回程度、警報器の掃除を行ってください。

左へ回す②電池コネクタを機器裏面に対し垂直の方向に引き、取りはずしてください。
㊟壁に掛けて使用している場合は、取付ベースごとはずしてください。

㊟外部接続機器を接続して使用している場合は、２項 外部接続機器を取りはずすとき を参照し、電線を差込端子から正しく取りはずしてください。

熱流入口を強く持ってはずさない。
注意

破損するおそれがあります。

熱感知部に触れないでください。
必ず守る

禁止

薬品の使用禁止

ベンジン・シンナーやアルコールなどの化学薬品で拭き取らないでください。
樹脂が変形したり劣化して割れることがあります。

（３）もとに戻す（お手入れ後）
お手入れ後は、本体をもとに戻してテスト（機能確認）してください。
⇒ ４．定期点検（テスト）のしかた（参照● 専用リチウム電池のコネクタを奥まで差し込んでください。
● 本体表面が乾いてから取り付けてください。

● 熱流入口、警報器内部および熱感知部にホコリやクモの巣などがないことを確認してください。

● 引きひもがある場合は、引きひもを本体切欠きに確実に通してください。

㊟外部接続機器を接続して使用している場合は、2 項
電線を差込端子に正しく接続してください。

８．仕型名

外部接続機器との接続方法

を参照し、

様
ＦＳＬＪ０１５－Ｂ－Ｎ

ＦＳＬＪ０１５－Ｓ－Ｎ

種別

定温式住宅用防災警報器型式

電池方式（DC3V、350mA）、自動試験機能付

国家検定
型式番号

住警第２０１９～３号
専用リチウム電池〔公称電圧：DC3V〕（右記いずれか）・CR17335E-N-CN3
・CR17335 WK210
・CR-2/3AZC32P
・CR17335EＧ-CN9※

電池寿命

約 10 年 （機器交換の目安）

火災警報音量1m にて 70dB 以上（検定規格）

移報接点

無電圧 1a 接点
接点容量：30V,200mA

外形寸法

φ ８ ９ mm × ２ ５ mm （取付ベース含む）

質量

約 ８ ０ g （電池含む）

主材

ＰＣ系樹脂

色

ナチュラルホワイト

使用温度範囲0 ～ 40 ℃（ 結露しないこと ）天井・壁 兼用（１）本体・電池を取りはずす①本体を設置面に軽く押しつけながら、左に回してください。
（取付ベースは設置面に残してください。）

内部に水が入らないよう気をつけてください。正常に火災を感知できなくなるおそれがあります。

電源テストすると「ピピ」 火災警報音を停止中です。
約５分経過後、再度テストしてくだとしか鳴らない。 表示灯がゆっくり点滅していません さい。
か？

機器内部は精密に調整されていますので、分解しないでください。
正常に火災を感知できなくなるおそれがあります。

水洗い禁止

対処

専用リチウム電池のコネクタがはずコネクタを奥まで差し込んでくだれていたり、奥まで差し込まれていさい。
ない状態ではありませんか？

火災警報音停止操作をしませんでしたか？
表示灯がゆっくり点滅していません
か？

分解禁止
分解禁止

故障して火災を感知できなくなるおそれがあります。

※ 電池寿命は、使用温度やホコリなどの外部環境や使用条件によって短くなることがあります。