製品規格部材”ソーラー架台基礎“セット

基礎・断熱材(a)、下部プレート、ドリルねじ(a),(b)、ナット、座金のセットです。
（各部材の名称は下図の納まり図の□で囲まれた名称をご参照ください。）基礎
ナット
座金

個数

H85タイプ１台
約1.0kg

H200タイプ

約1.0kg

断熱材（a）

下部プレート

納まり図例※防水シートメーカー指定の納まりが優先されます。
※□で囲まれた部材以外は含まれておりません。

ドリル
ねじ（上段:a下段:b)

材種・仕上げ

１台

１枚

形状：底版部－□130mm×3mm
支持部－φ60.5mm×t3mm×H85mm
ねじ部－M12×H60mm※ともに仕上げ厚を除く
素材：底版部・支持部・ねじ部－ SUS304

ソーラーパネル設置基礎

ＱＬルーフ®専用

形状：支持部－φ60.5mm×t3mm×H200mm
その他同上

ソーラー架台基礎形状：□130mm×t10mm
素材：ABS樹脂

約0.2kg

H85タイプ

約1.5kg

H200タイプ

1枚約1.5kg

H85タイプ22※本(+予備5本)

H200タイプ(+予備5本)1枚30※本8※本 (＋予備7本)※必要本数

外断熱乾式屋根工法に対応

形状：420mm×190(180)mm×t2.3mm
素材：高耐食性溶融亜鉛メッキ
孔数：22箇所
形状：420mm×190(180)mm×t3.2mm
素材：高耐食性溶融亜鉛メッキ
孔数：34箇所

デッキ山谷によらずどの位置にも設置可能！

【ドリルねじ(a)】
サイズ5（φ4.8mm、L30mm）
サラ・十字穴・全ねじ
仕上げ：三価クロメート【ドリルねじ(b)】
サイズ6（φ6.0mm、L40mm）
サラ・十字穴・全ねじ
仕上げ：三価クロメート＝標準設置箇所＝予備孔

基礎□ デッキプレートの山谷どちらにも✓設置が可能(@150mm程度)□ ビスによる簡単な設置が可能✓□ 外断熱防水屋根に対応✓※緑色の孔はH200タイプのみ

下部プレート基礎

断熱材※（カッコ内）数値＝H200タイプ

下部プレート
QLルーフのサイズ・
質量・断面性能品

板 厚

製品幅

断面積ｍｍｍｍｃｍ2

1.2
1.6
1.2
1.6

600
600
600
6009.784
13.0210.6514.19

名QL99-50-12Y
QL99-50-16Y
QL99-75-12Y
QL99-75-16Y

製品単位質量㎡当たり質量ｋｇ/ｍｋｇ/㎡

亜鉛めっき 亜鉛めっき 亜鉛めっき 亜鉛めっき
Z12*1
Z27*2
Z12*1
Z27*2

7.78
10.3
8.46
11.2

7.99
10.5
8.69
11.5

13.0
17.2
14.1
18.7

13.3
17.5
14.519.2

中立軸断面二次 断面係数
モーメント 有効幅考慮

Ｙｃｍ

Ｉｘx104㎜4/m

Ｚx103㎜3/m

2.522.533.81
3.8466.3
87.1
16321626.3
34.4
36.352.7*1：標準仕様 亜鉛めっきZ12:120ｇ/㎡ *2：オプション仕様 亜鉛めっきZ27：275ｇ/㎡

建築建材商品営業部〒108-0075

東京都港区港南 1-2-70（品川シーズンテラス）

Tel. 03-5715-7520

Fax. 03-5715-1050

ver1.8_2022.10.04

乾式屋根に対応した“ソーラー架台基礎”

設計強度

QLルーフ（乾式屋根）を下地とした、乾式外断熱屋根構造用ソーラー架台基礎です。
デッキプレートにドリルねじで直接固定するため簡単に高い強度が得られます。
また、下部プレートにより自由度の高い設置が可能となりました。

短期許容設計耐力（kN）
基礎側条件（基礎高さ）

下地側条件

H200タイプ

引抜きせん断引抜き

せん断

t=1.2mm

3.0

3.0

3.0

1.3

t=1.6mm

4.0

4.0

4.01.6（デッキプレート板厚）

外断熱防水屋根に対応

H85タイプ

ソーラーパネル

判定式（kN）

ソーラー架台組み合わせ荷重時（短期）

基礎側条件

防水材

H85タイプH200タイプ

t=1.2mm

引抜き荷重 / 3.0＋せん断荷重 / 3.0≦ 1.0

引抜き荷重/3.0 ＋せん断荷重/1.3≦ 1.0

t=1.6mm

引抜き荷重 / 4.0 ＋せん断荷重 /4.0
≦ 1.0

引抜き荷重/4.0 ＋せん断荷重/1.6≦ 1.0（デッキプレート板厚）

断熱材
基礎（“ソーラー架台基礎”）

せん断と引抜きの方向（基礎高さ）

下地側条件

用途に応じた２タイプをご用意

H85タイプ

HH200タイプ

Hカバー※1参考モデル
防水仕上げ

H

太陽電池モジュール設計モデル例
必要性能が発電量10kWのケース（H85タイプを使用）
15m×4mのパネル（60㎡）の場合

断熱材
野地板

必要基礎数

基礎
塩ビシート防水用

アスファルト防水用

FPIS屋根※2用

H85タイプQLルーフ３６個※一例であり、設計条件により必要個数は異なります。

※1 QLルーフソーラー架台基礎には含まれません。別途、防水材メーカーにお問合せください※2 厚さ50～150mmの断熱材と野地板（厚さ25mm)を使用

ドリルねじによる簡単施工

ソーラーパネル（発電量10kW）

STEP1

STEP2

下部プレートの取り付け基礎と断熱材の取り付け基礎（“ソーラー架台基礎”）
基礎－ 注意事項 －断熱材全ての孔にドリルねじ(a)を打ち付けます。

製品の構成

基礎と断熱材を合わせてドリルねじ(b)でプレートとデッキに取り付けます。

下部プレートの幅とデッキ山の幅が合うようになっています。

※ドリルねじ(a)との干渉がある場合は予備下穴を使ってください。

•ねじは適正トルクで締め付けてください。ねじの締め過ぎは空転、破断、頭とびの原因となり所定の強度を得られなくなりますので、十分にご注意ください。

•ドリルねじ(ｂ)をプレートに留め付ける際にねじ穴があきにくい場合やねじがＱＬルーフのウェブに当たり締付面に垂直にならない場合は、プレート・ＱＬルーフに下穴(φ4.2)をあけてからねじを締め付けてください。

••

【設計】
本システムの耐火構造、準耐火構造への適用については、建築主事または指定確認検査機関にご確認ください。

••

構造計算による強度確認をおこない、ソーラー架台基礎の必要数を決定してください。構造設計は当社ではおこなっておりません。

•本製品は、ディッピング処理等により、電気化学的腐食（電触）を避ける構成を基本としています。

•本システムはＱＬルーフを下地とした外断熱防水屋根工法専用です。
ＱＬルーフ以外の屋根下地の場合はご使用になれません。

••

本システムは新築用です。

ソーラー架台基礎工事・屋根断熱工事・防水工事（それぞれ付帯工事含む）は、協力メーカー又は協力メーカーが指定する防水工事業者によるものとします。

•防水工事保証の適用条件につきましては、協力メーカーにご確認ください。（当社はディッピングを含め、防水工事保証をいたしません。)•【工事】• 当社はソーラー架台基礎の取付け工事及びこれに付随する工事、その他屋根断熱・防水工事等の工事はおこなっておりません。
•基礎がプレートからはみ出さないようにしてください。基礎をプレートに固定する
際、ドリルねじ(a)がドリルねじ(ｂ)と干渉する場合、基礎の取付け方向を変えたり、基礎の予備下穴(基礎平面図参照)を用いて固定してください。
ドリルねじ(a)、ドリルねじ(ｂ)はタッピンねじのねじ山を持つドリルねじ(JIS B1124相当品など)です。

•ソーラー架台基礎の取付け工事及びこれに付随する工事、その他屋根断熱・防水工事等の工事は、当社の協力防水材メーカー(以下、「協力メーカー」といいます)又は協力メーカーが指定する防水工事業者によるものとします。構造性能を確保するために適切な取付け工事をお願いいたします。
屋根断熱・防水工事の納まりは上記「納まり図例」にかかわらず、協力メーカー指定の納まりが優先されます。

•【保証】
ソーラー架台基礎における当社の保証は、納品時における製品品質と構造性能(短期許容設計耐力)です。

【その他】
条件によって本システムに架台やアレイが固定できない場合があります。

•イラストはイメージです。形状・色等は実際とは異なります。

•本リーフレットとあわせて【納まり詳細図】をご確認ください。