瞬 間 式 電気 温 水 器

取扱説明書（取付説明書、保証書付）
型

名 …… ●DHB−E SLiシリーズ
DHB−E18／21／24SLi
DHB−E27SLi

お買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
● ご使用前にP. 1 「1. 安全上のご注意」を必ずお読みください。
● この取扱説明書は、必ず保証書とともにいつでも見ることができるところに保管してください。

日本スティーベル株式会社

［目次］●取扱説明書1. 安全上のご注意………………………………………

1

2. DHB−Eシリーズについて……………………………

3

3. 各部のなまえ…………………………………………

3…………………………………………………

4

4. 使い方………………………………

4

４−２．長期間使用しないときは？ …………………

4

４−１．使用前の準備
5. 日常の点検とお手入れ………………………………

5

6. 故障かな？と思ったら………………………………

5

7. 点検及び修理について………………………………

6……………………………………………………

7

8. 仕様

●取付説明書1. 安全上のご注意………………………………………

2. 外形寸法と付属部品

9………………………………… 11２−１．
外形寸法と配線図 ……………………………… 11
２−２．
付属部品 ………………………………………… 12
3. 事前工事 ……………………………………………… 13
4. 機器の設置工事 ……………………………………… 14
４−１．
付属部品の設置 ………………………………… 14
４−１−１．
壁固定金具の壁面への設置 ………… 14
４−１−２．
屋内の給水・給湯配管の接続 ………… 14
４−１−３．
ストレーナの設置 ……………………… 15
４−２．
機器の設置 ……………………………………… 16
４−２−１．
機器の設置準備 ……………………… 16
４−２−２．
電源引込口に合わせた端子台の移動 … 16
４−２−３．
機器の固定 …………………………… 18
４−３．
初期設定 ………………………………………… 22
保証書 ………………………………………………… 25

1. 安全上のご注意
お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■ 誤った取扱いをしたときに生じる危害や損害の程度を次の区分で表示しています。

警告

誤った取扱いをしたときに、死亡、または重傷に結びつく可能性があるもの。

注意

誤った取扱いをしたときに、傷害、または家屋・家財等の損害に結びつくもの。

■ 本文中に使われている図記号の意味は次のとおりです。

禁止マーク

してはいけないことを示します。

注意マーク

注意することを示します。

指示マーク

必ず行なうことを示します。

警告
禁止
絶対に改造しないでください。
前面パネルを外さないでください。
機器に取り付けられている配管は、絶対に取り外さないでください。
機器に水をかけないでください。また、機器が災害等により濡れてしまった場合は、使用しないでください。
濡れた手で機器を操作しないでください。
機器の近くに、ガス類等の可燃性物質や、爆発の恐れがある物質を保管したり、使用したりしないでください。
水道法の水質基準に適合した水道水以外は使用しないでください。
機器を正常に動作させるために、離隔距離の範囲内に物品を置かないでください。（離隔距離は、壁紙や棚等の品質を保証する距離ではありません。）
離隔距離

上面

下面

左面

右面

前面

≧35mm

≧35mm

≧30mm

≧30mm

≧500mm注意
使い始めや、出湯時に瞬間的に熱湯が出る場合があります。

指示
機器に異常が発生した場合は、機器のブレーカを「切」（OFF）にしてから日本スティーベル(株)にお問い
合わせください。

1

アース工事、漏電遮断器設置工事が適正に行なわれていることを確かめてください。
漏電遮断器が働いた場合は、機器の使用を停止して日本スティーベル（株）にお問い合わせください。
機器がしっかりと壁面に固定されていることを確かめてください。
機器は、必ず定期的に点検（Ｐ．５「５．日常の点検とお手入れ」参照）をしてください。
震災等で万が一落下した場合は、下記の各項目を実施の上、日本スティーベル（株）にお問い合わせください。
①機器のブレーカを「切」（ＯＦＦ）にしてください。
②建物が揺れている間や、機器が傾いている間は機器に近づかないでください。
③機器の上に落下物がある場合は、取り除いてください。
④水道の元栓を止めてください。
子供や身体に障害がある人が操作する場合は、監督者の管理のもと、または安全管理者による適切な指導を受けた上でご使用ください。

注意
禁止
機器の上に物を置いたり、物を貼ったり、機器に荷重を掛けたりしないでください。
機器と壁の間に物を挟まないでください。
給水の元栓を止めた状態では機器のブレーカを「入」（ＯＮ）にしないでください。
給湯中、またはその直後は、配管部分が高温になっておりますので直接触れないでください。
飲用しないでください。

指示
長期間使用しない場合や、凍結の恐れがある場合は、事前に水抜きをしてください。
給水の元栓を開いた直後は、機器のブレーカを「入」（ＯＮ）にする前に、６０秒以上、気泡が消えるまで蛇口を開いて水を流してください。
断水直後等で給水が濁っている間は、使用を控えてください。
給水温度は、45℃未満としてください。
定期的に給水接続口の清掃を依頼してください。
機器の所有者が変わる場合には、必ず本取扱説明書を新しい所有者に引き継ぎ、保管できるようにしてください。
本取扱説明書に付属している保証書に所定の事項が記入され、捺印があることを確認してください。

2

機器の修理をご依頼の際は、必ず本取扱説明書に付属している保証書を修理業者にご提示ください。
機器の移設を行なう場合は、日本スティーベル(株)にお問い合わせください。

2. DHB−Eシリーズについて
DHB−Eシリーズ（以下では、「機器」と記述します。）は、三相400Ｖの壁掛け型瞬間式電気温水器です。温度調節ダイヤル操作による自動給湯温度制御により給湯温度を一定に保ちます。（ただし、ヒーター容量を超える給湯負荷の場合は除きます。）給湯温度は任意に調節（30℃〜60℃）することができます。
ベアワイヤーシステムはスケール等の影響が少ないので硬水にも軟水にも適しています。
機器の損傷を防ぐ安全装置により機器が保護されています。

3. 各部のなまえ

前面パネル
操作部カバー
温度調節ダイヤル
前面パネル固定ネジカバー

34. 使い方4−1. 使用前の準備
4−1−1. 機器への給水①給水の元栓を「開」にします。

元栓例（現場により異なる場合があります。）

戸建ての住宅の元栓②機器のブレーカが「切」（OFF）の状態で、機器が接続してあるお湯側の蛇口を、60秒以上、気泡が消えるまで開いて水を流します。

○給水の元栓を閉めた場合は、必ず実施してください。

③機器のブレーカを「入」（ON）にします。

○機器のブレーカの設置場所等は、施工業者にご確認ください。

④機器の給湯温度を温度調節ダイヤルで30℃〜60℃の範囲で設定します。

○給湯温度を43℃以上に設定すると火傷の恐れがあります。使用用途に適した温度に設定してください。

⑤①〜④の作業後、水栓のお湯側の蛇口を開くことで、設定した温度のお湯を使用することができます。

4−2. 長期間使用しないときは？
①機器のブレーカを「切」（OFF）にします。
②給水の元栓を閉じます。
③水栓の蛇口のお湯側を開き、水が出ないことを確認の上、閉じます。

4

マンションの元栓

5. 日常の点検とお手入れ
製品寿命は水質と使用方法に左右されます。機器本体のメンテナンスは特に必要としませんが、以下の点検とお手入れをお勧めいたします。
①外装の汚れは、乾いた布で拭き取ります 。

○研磨材や、洗剤等は使用しないでください。
②水漏れ等がないことを確認します。
③給水の元栓が開いてることを確認します。
④③の状態で機器ブレーカが「入」（ON）であることを確認します。
⑤温度調節ダイヤルの設定が高過ぎないか確認します。

○定期的に機器の電気部品の安全性、給水接続口の清掃、機器のブレーカが正常に作動するかの確認を工事業者に依頼します。

6. 故障かな？と思ったら
現

象

お湯が出ない。

ブレーカが落ちる

使用したい温度に
達しない。

確認項目

処置内容

温度調節ダイヤル

設定温度が、お好みの温度に設定されていることを確認してください。

ブレーカ

機器のブレーカが「入」（ＯＮ）であることを確認してください。

元栓

元栓が開いてることを確認しください。

ブレーカ

ただちに使用を停止して、工事業者にご連絡ください。

温度調節ダイヤル

設定温度を使用したい温度より、少し高目に設定してください。

水栓

参照ページ
P. 4

4ー1

P. 4

4ー1

P. 6

7

P. 6

7

複数の水栓でお湯を使用している場合は、一つの水栓のみで使用してください。
単水栓でも設定温度に達しない場合は、工事業者にご連絡ください。

水が漏れている

異音

機器周辺

機器から水が漏れている場合は、日本スティーベル（株）にお問い合わせ
ください。

水栓、配管

機器以外から水が漏れている場合は、工事業者にご連絡ください。

機器

お湯を出している場合は、若干の音が発生しますが、正常です。
お湯を出していない場合は、日本スティーベル（株）にお問い合わせください。

上記で改善しない場合は、再度機器のブレーカを「入」（ＯＮ）／「切」（ＯＦＦ）して状態が改善しない
ことを確認上、日本スティーベル(株)にお問い合わせください。

5

7. 点検及び修理について（1）アフターサービス(点検・修理)を依頼される場合
アフターサービスを依頼される前に、この取扱説明書のP. 5「6. 故障かな?と思ったら」をよくお読みの上、それでも不具合がある場合、あるいは不明な点がある場合は、ご自分で修理をなさらないで日本スティーベル(株)にお問い合わせください。

TEL : 044- 540- 3203
アフターサービスを依頼される場合は、保証書をご覧の上、次の項目をお知らせください。
① 機種名：保証書、または銘板ラベルに併記② 製造番号：保証書、または銘板ラベルに併記③ 不具合の具体的内容：お湯が出ない等の症状、及びご使用条件④ お取付け年月日⑤ お名前、ご住所、電話番号（2）補修用部品の最低保有期間について
この機器の補修用部品の最低保有期間は、製造打ち切り後7年です。補修用部品とは、その機器の機能を維持するための部品です。

（3）保証について
この機器は、お取付け日から1年保証です。
保証書は、お取扱い店、または施工店からお渡しいたしますので、必ず「お取扱い店」、「お取付け日」、「製造番号」等の記入をお確かめになり、保証書の内容をよくお読みの上、保管してください。
修理を依頼される場合、日本スティーベル(株)にお問い合わせください。保証期間内であれば、消耗品を除き、保証書の記載内容に基づき無料修理を行ないます。保証期間を過ぎても、修理により機器の機能が維持できる場
合にはご要望により有料修理いたします。

○お客様ご自身で分解、改造した場合は、保証期間であっても無料修理の対象となりませんので、予めご了承ください。
○電気の配線工事、及び水道の配管工事、機器の設置工事に起因する問題に関しては、機器の保証期間であっても無料修理の対象とはなりませんので、予めご了承ください。

6

8. 仕様ＤＨＢ−Ｅ
１８/２１/２４ＳＬｉ

型名
電源電圧

ＤＨＢ−Ｅ
２７ＳＬｉ

3／PE

周波数

400V

50／60Hz50Hz

定格出力 ＊１ｋＷ

１８ /２１ /２４２７定格電流 ＊１Ａ

２９ /３１ /３５３９水の体積抵抗率＊２
水の電気伝導率＊２Ωｃｍ

９００ 以上ｕＳ /ｃｍ１１１１ 以下

給水／給湯接続口
許容圧力Ｇ１ /２Ａ
ＭＰａ

１

許容給水温度℃

４５

給湯設定温度

℃

３０−６０

最小流量

Ｌ /ｍｉｎ

圧力損失
制限可能流量 ＊3
号数 ＊4
缶体容量

＞３．０

ＭＰａ

０．０８ /０．１０ / ０．１３

０．１６

Ｌ / ｍｉｎ

５．２ /６．０ /６．９

７．７

Ｌ / ｍｉｎ

７．５ /７．５ /８．５

８．５

Ｌ１０．２ /１２．０ / １３．７
０．４

感電保護クラスＩ

ヒーターエレメント

ベアワイヤー

ＩＰ保護等級

ＩＰ２５

高さ

ｍｍ

４７８

幅

ｍｍ

２２５

奥行

ｍｍ

１０５

質量 （満水時）

ｋｇ

外形寸法

１５．４

３．６

３．６

＊１：定格許容範囲：＋7％ー10％＊２：条件

水温25℃以下の場合＊3：フロアミッターを取り付けた場合の流量＊4：号数とは、給水温度＋25℃に温めたお湯を１分間に何リットル供給できるかを表示しています。
単位（L／25℃ min）

7

瞬間式電機温水器
DHB−E SLiシリーズ

取付説明書
型

名 …… ●DHB−E SLiシリーズ
DHB−E18／21／24SLi
DHB−E27SLi

取付工事店様へ●この機器は、電気工事、水道管工事が必要となります。取付工事は必ず所定の資格を持った方が行なってください。
●この機器を正しく安全にお客様にご使用いただくために、取扱説明書、並びに取付説明書のP. 9「1. 安全上のご注意」をよくお読みの上、取付説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。
●施工上の責任は当社では負いかねますので、万一施工に起因する不都合が生じた場合は、貴店の保証規定により修理していただくようお願い致します。

日本スティーベル株式会社
8

1. 安全上のご注意
お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■ 誤った取扱いをしたときに生じる危害や損害の程度を次の区分で表示しています。

警告

誤った取扱いをしたときに、死亡、または重傷に結びつく可能性があるもの。

注意

誤った取扱いをしたときに、傷害、または家屋・家財等の損害に結びつくもの。

■ 本文中に使われている図記号の意味は次のとおりです。

禁止マーク

してはいけないことを示します。

注意マーク

注意することを示します。

指示マーク

必ず行なうことを示します。

警告

禁止

絶対に改造はしないでください。
取外しの指定がない部品は、取り外さないでください。また、指定されている付属部品以外は使用しないでください。
電源は三相400Ｖ以外を供給しないでください。
DHB−E27 SLiに60Hzの電源を供給しないでください。
機器に水をかけないでください。また、機器が災害等により、濡れてしまった場合は、使用しないでください。
屋外や湿気の多い場所、浴室内には設置しないでください。また、機器に水がかからないようにしてください。
機器は凍結の危険がない場所に設置してください。
濡れた手で機器を操作しないでください。
機器は不燃材以外の壁に設置しないでください。
機器の近くで、ガス類等の可燃性物質や、爆発の恐れがある物質を保管したり、使用したりしないでください。
水質基準に適合した水道水以外は使用しないでください。
電気工事、及び配管工事は、資格を持った作業者以外は行なわないでください。

指示
内線規程に基づいて、電気工事を実施してください。

9

機器のヒーター容量に適した専用ブレーカ、及び漏電ブレーカを設置してください。
Ｃ種接地工事、漏電遮断器設置工事が適正に行なわれていることを確かめてください。
鉄等の導電性の高い物質に機器を固定する場合は、機器を固定する架台にもＣ種接地工事をしてください。
漏電遮断器が働いた場合は、機器の使用を停止して日本スティーベル（株）に電話でご連絡ください。
電気伝導率が≦1111μS/cm、または体積抵抗率≧900Ωcm（水温25℃以下の場合）の水道水を使用
してください。
電源電圧は定格電圧の＋７％−１０％以内であることを確認してください。
機器は、給水／給湯管接続口を下方に向けて、機器の満水時の質量に耐えられる補強を行なった壁に対して平行に設置してください。
機器を正常に動作させるために、離隔距離を守って設置してください。

離隔距離

上面

下面

左面

右面

前面

≧35mm

≧35mm

≧30mm

≧30mm

≧500mm

設置地域の火災予防条例に則した離隔距離を取ってください。
機器の異常を発見した場合は、お客様に引き渡さず日本スティーベル（株）にお問い合わせください。

注意
禁止
設置前の機器は、雨水がかかる場所や雪上、氷上には置かないでください。
機器に接続してある配管や電気部品を外したりしないでください。
また、機器の電気部品（交換用電気部品）を他の電気機器に接続しないでください。
給水／給湯管接続口に衝撃を加えないようにしてください。
機器の上に物を置いたり、物を貼ったり、機器に荷重を掛けたりしないでください。
給水の元栓を止めた状態では機器のブレーカを「入」（ON）にしないでください。

指示
給水配管接続は、銅管、PEXチューブ、ブレードホースを使用してください。
水の凍結が予想されるところでは、凍結防止処理を施してください。
試運転の際は、給水の元栓を開いた後、機器のブレーカを「入」（ＯＮ）にする前に、60秒以上、気泡が消えるまで蛇口を開き、水を流した状態でリセットボタンを押してください。

10

機器を設置する場所の床面は防水処理を施してください。
設置作業後は、異物が混同しないように前面パネルを取り付けてください。
クロス貼りの際は、機器にノリが付着しないように前面パネルの上からもしっかりと養生を行ってください。
必ず試運転を行なってからお客様に商品を引き渡してください。
取扱説明書の保証書に、お客様、お取扱い店、お取付け日、製造番号等の必要事項を必ず記入し、お取扱い店、及び取扱者印を捺印してください。
工事終了後は、必ずお客様に取扱いの説明を行なってください。直接説明できない場合は、現場責任者等
代行者に説明し、必ずお客様に取扱いの説明がなされるようにしてください。
取扱説明書をお客様に必ず保管いただくようにお渡しください。

2. 外形寸法と付属部品
2−1. 外形寸法と配線図
7

5
6
機器内部図

１：前面パネル

6：配管カバー

Ｆ：フローセンサー

２：温度調節ダイヤル

7：壁固定ハンドル

Ｎ：過昇温防止器

３：壁固定金具

Ａ：基板

Ｐ：圧力スイッチ

４：壁固定穴位置

Ｂ：温度センサー

Ｓ：温度調節基板

５：端子台

Ｅ：ヒーター

Ｘ：端子台

11

2−2. 付属部品
①機器の梱包を開梱し、下記の部品が所定の数量あることを確認します。
機器の梱包
付属部品一式のケース
固定用型紙②取扱取付説明書は、固定用型紙の裏に同梱されています。
共通付属部品一覧
部品名称

数量

図番

部品名称

数量

図番

パッキン１８．５×１２．０×２．０

３

図−１

給水用チーズ継手

１

図−７

給水・給湯接続口

２

図−２

壁固定金具

１

図−８

ストレーナ

１

図−３

電源ケーブル保護キット

１

図−９

ストレーナ カバー

１

図−４

配管カバーキット

１

図−１０

給湯用チーズ継手

１

図−５

固定用型紙

１

図−１１

パッキン１４×９．９×２．０

１

図−６

取扱取付説明書

１−

以下、パッキン18.5×12.0×2.0を「パッキン（大）」、パッキン14.9×9.2×2.0を「パッキン（小）」と記述します。

図−１

図−２

図−３

図−８

図−４

図−５

図−６

図−７

図−９

図−１０

図−１１

型名別付属部品一覧
型名
ＤＨＢ−Ｅ１８／２１／２４ＳＬｉ
ＤＨＢ−Ｅ２７ＳＬｉ

図−１２

部品名称
フローリミッター ７．５青

図−１2

フローリミッター ８．５黄緑

図−１3

フローリミッター ８．５黄緑

図−１3

図−１３

オプション部品（屋内の給水・給湯配管が機器の下部に露出配管されている場合用）
DHB−E SLi G1 ／ 2止水アダプタは以下、「止水アダプタ」と記述します。

12

図番

3. 事前工事①設置場所では凍結が生じないことを確認します。
②接続口がG1/2メスの給水配管、給湯配管を機器の設置位置に合わせて配管しておきます。
壁固定金具固定位置
上側電源引込口位置

下側電源引込口位置○出荷時点では下側の電源引込口が利用できるようになっています。
○固定用型紙を適宜、設置する壁面に貼って目安とします。

給湯配管接続位置
給水配管接続位置
固定用型紙③機器の離隔距離が確保できることを確認します。
距離
前面500mm以上

上面35mm以上右面

30mm以上左面

30mm以上下面

35mm以上④機器に適した容量の漏電ブレーカの設置、電源ケーブル、Ｃ種接地のアース線を配線します。

○電源ケーブルとアース線は、壁面より右図の長さを出しておきます。

型名

電源電圧

ＤＨＢ−Ｅ１８／
２１／２４ＳＬｉ＊１

ＤＨＢ−Ｅ２７ＳＬｉ

４００Ｖ

定格出力

定格電流

１８ｋＷ

２９Ａ

２１ｋＷ

３１Ａ

２４ｋＷ

３５Ａ

２７ｋＷ

３９Ａ

相
３／ＰＥ

周波数
５０／６０Ｈｚ５０Ｈｚ＊１：機器内部のコネクタの接続位置で定格出力を変更できます。

○DHB−E18／ 21／ 24SLiの漏電ブレーカの容量、電源ケーブルのサイズは、必ず使用する定格出力、定格電流に合わせてください。

⑤機器の給水側接続口の前に、必要に応じて減圧弁、止水弁、逆止弁を設置します。

13

4. 機器の設置工事
4−1. 付属部品の設置
4−1−1. 壁固定金具の壁面への設置①固定用型紙を壁に合わせて、壁固定金具の固定位置に下穴を開けます。

下穴の位置②壁固定金具を２本のネジで壁に固定します。

○ネジはφ６ｍｍで、壁の材質に適したネジを使用
してください。
○壁に段差がある場合は右図の範囲で調節可能です。

4−1−2. 屋内の給水・給湯配管の接続（１）屋内給水・給湯配管が機器の背面側からきている場合①給水・給湯接続口の円形の断面側にシールテープを巻きます。

六角形側断面

シールテープを巻く

給水・給湯接続口②12ｍｍの六角レンチを、給水・給湯接続口の六角形の断面側に差し込み、屋内の給水接続口、給湯接続口に壁面から先端が１２ｍｍ以上出るよう

円形側断面

min.12mmに固定します。

パッキン（大）③給湯側に給湯側チーズ継手を、付属のパッキン（大）を挟んで給水・給湯接続口に5Ｎｍの圧力で接続します。
④給水側に給水側チーズ継手を、付属のパッキン（大）を5Ｎｍ

挟んで給水・給湯接続口に5Ｎｍの圧力で接続します。

5Ｎｍ

図中１：給湯側チーズ継手
図中２：給水側チーズ継手

14

給水・給湯接続口

（２）屋内の給水・給湯配管が機器の下部に露出配管されている場合

パッキン（大）①給湯側チーズ継手のナット側に、パッキン（大）を挟止水アダプタんで、オプション部品の止水アダプタを接続します。
②給水側チーズ継手のナット側に、パッキン（大）を挟んで、オプション部品の止水アダプタを接続します。

パッキン（大）③給湯側チーズ継手と、給水側チーズ継手下部の封水

封水キャップキャップを反時計回りに回して外します。

給湯側チーズ継手

給水側チーズ継手④給湯側に給湯側チーズ継手を、付属のパッキン（大）を挟んで給湯配管に18Ｎｍの圧力で接続します。

18Ｎｍ⑤給水側に給水側チーズ継手を、付属のパッキン（大）を挟んで給水配管に18Ｎｍの圧力で接続します。
給湯配管

4−1−3. ストレーナの設置①給水側チーズ継手に、ストレーナを設置します。

給水配管

給水側チーズ継手

ストレーナ②給水の流量制限が必要な場合は、下表に従ってストレーナカバー、またはフローリミッターを設置します。
表中「A」：ストレーナカバー
表中「B」：フローリミッター 7.5 青
表中「C」：フローリミッター 8.5 黄緑

図中「２」
図中「１」
図中「１」

給 水流量（Ｌ／ｍｉｎ）
型名

ＤＨＢ−Ｅ１８／２１／２４ＳＬｉ
ＤＨＢ−Ｅ２７ＳＬｉ

定格出力

＜４

４≦

７．５≦

＜７．５

＜８．５

８．５≦

１８ｋＷ

Ａ

Ａ

B

B

２１ｋＷ

Ａ

Ａ

B

B

２４ｋＷ

Ａ

Ａ

Ａ

C

２７ｋＷ

Ａ

Ａ

Ａ

C

15

4−2. 機器の設置
4−2−1. 機器の設置準備①前面パネル固定ネジカバーを手前に引き、下に下げて開きます。
②前面パネル固定ネジをプラスドライバーで反時計回りに回して緩めます。
③前面パネル下部を手前に引いて、外します。

前面パネル固定ネジカバー

前面パネル固定ネジ

前面パネル④配管カバー両横の各１ヶ所突起を機器中央側に押しながら、配管カバーを手前に引いて外します。

両横の突起

配管カバー

4−2−2. 電源引込口に合わせた端子台の移動（１）下部の電源引込口を使用する場合（出荷時設定）①電源ケーブルカバーの矢印の位置にマイナスドライ
バーを当てて、下に押し下げるようにして電源ケー
ブルカバーを外します。

電源ケーブルカバー②電源ケーブル保護キットからキャプを切り取り、電源ケーブル先端に被せます。
③電源ケーブルを電源ケーブルカバーの背面側から前面側に通します。

16

キャップ

電源ケーブル
保護キット

④電源ケーブルカバーを機器の下側から機器の元の位置に設置しなおします。
⑤電源ケーブルに被せたキャップを外します。

○②以降の作業は、機器を固定後でも作業できます。また、電線ケーブルの太さが細い場合は、電源ケーブルカバーを外さなくても電源ケーブルを機器に引き込むことが可能です。

（２）上部の電源引込口を使用する場合①ケーブルを束ねているバンドを外します。
②端子台下部の矢印の位置の凹みをドライバーで背面側に押しつつ、端子台を下にずらして外します。

バンド
端子台

端子台固定フック③配線に荷重が掛からないように端子台を上に持って行き、端子台中央の穴に端子台固定フックの先端が入るように端子台を固定します。
④端子台の一次側４ヶ所をマイナスドライバーで増締
めします。

端子台

⑤接点下部のネジ３ヶ所をT20トルックスドライバー
で増締めします。
⑥ケーブルを①項で外したバンドで束ねます。
⑦上部電源ケーブルカバーの先端を屋内の電源ケーブ
ルが通るように切り取ります。

端子台の
一次側
バンド
接点下部

⑧電源ケーブル保護キットからキャプを切り取り、電源ケーブル先端に被せ、機器の背面から前面側に通
します。

キャップ

上部電源
ケーブルカバー

電源ケーブル保護キット

17

4−2−3. 機器の固定①壁固定ハンドルを反時計回りに90°回転させてから手前に引いて機器から外します。
壁固定ハンドル

固定されている状態

取り外せる状態取り外した状態②機器の壁固定ハンドルがあった位置に壁固定金具上のネジを背面側から差し込みます。

壁固定金具上のネジの差し込み位置○差し込みにくい場合は、事前に下穴を開けてください。
壁固定金具③壁固定ハンドルを壁固定金具上のネジに差し込み、時計回りに90°回転させて固定します。

壁固定ハンドル④給水配管、給湯配管の接続している止水キャップを外します。
止水キャップ

給湯配管⑤給湯配管のナットに付属のパッキン（小）を挟んで、

パッキン
（小）

給水配管

パッキン
（大）

給湯用チーズ継手に3Ｎｍの圧力で接続します。
⑥給水配管のナットに付属のパッキン（大）を挟んで給水用チーズ継手に5Ｎｍの圧力で接続します。
3Ｎｍ

18

5Ｎｍ

⑦電源ケーブルとアース線を端子台の一次側に接続します。

○アース線の接続間違いに注意してください。

アース線接続位置⑧端子台のネジを一次側、二次側ともに増締めします。

端子台二次側
端子台一次側（１）給水／給湯配管を機器の背面側に配管してある場合（P14 4−1−2.（1）の配管の場合）①配管カバーの上部の縁が、機器と電源カバーの溝に入るように、配管カバーを機器に固定します。
配管カバー

溝

縁

②配管カバー下部のネジ穴を利用して、ネジで機器を壁に固定します。

○ネジはφ６ｍｍで、壁の材質に適したネジを使用してください。

ネジ穴

19

（２）屋内の給水・給湯配管が機器の下部に露出配管してある場合（P15 4−1−2.（2）の配管の場合）①配管カバーの矢印の位置２ヶ所を、２ｍｍ未満の切り代で切断します。

②切り欠いた部分を広げて給水／給湯の配管を通します。

③電源ケーブル保護キットから接続クリップを２個切り取ります。

電源ケーブル保護キット

接続クリップ④接続クリップのバリを取り、配管カバー裏の接続クリップ差し込み位置に差し込みます。

○バリを取らないと、差し込めない場合があります。
接続クリップ差し込み位置⑤配管カバー下部のネジ穴を利用して、ネジで機器を壁に固定します。

○ネジはφ6mmで、壁の材質に適したネジを使用してくださ
い。
ネジ穴

20

⑥配管カバーキットの部品３種類、各２個を外し、バ配管ガイド背面側

配管ガイド前面側

リを取ります。

○バリを取らないと、うまく組み合わすことができな
い場合があります。

前面パネル
配管ガイド

⑦配管ガイド背面側を配管カバーの溝に差し込み、配管の後に移動させます。

配管カバーの溝
配管ガイド背面側⑧配管ガイド前面側を配管に押し付けながら、下から上へ配管ガイド背面側に組み合わせます。

配管ガイド前面側⑨前面パネル下部2 ヶ所の切り欠き部分を切り取ります。

○切り欠き部分以外が割れたりしないように作業を行なってください。

切り欠き部分

⑩⑨の切り欠きに前面パネル配管ガイドをはめ込みます。

１：前面パネル下部の切り欠き
２：前面パネル配管ガイド
３；配管ガイド前面側

21

4−3. 機器の初期設定（1）DHB−E18 ／ 21 ／ 245SLiの場合①基板の右端にあるコネクタをお好みの定格出力の位

コネクタ

置に差します。
段

定格出力

上段

18kW

中段

21kW

下段

24kW

○機器の定格出力は、ブレーカ、電源ケーブルの定格を確認し、その定格を超えないようにしてください。
ご注意○コネクタは、定格出力をまたぐような縦方向での接コネクタ

続はしないでください。

○DHB−E18 ／ 21 ／ 24SLi以外の機器は、定格出力を変更できません。

正常な接続位置例

不正常な接続位置例（２）設定温度を制限したい場合①設定温度を４３℃に制限したい場合は、温度調節基板を支える爪を開いて、温度調節基板を操作部カ
バーから外します。

操作部カバー
基板間コネクタ付ハーネス

温度調節基板爪②温度調節基板を正面から見て、基板間コネクタ付ハーネスを左側から右側に接続し直し、温度調節基
板を元の位置に戻します。

○ハーネスが、必ず前面側になるように基板間コネク
タ付ハーネスを接続してください。

ネジ穴

初期設定

22

変更後の配置（３）前面パネルを上下逆さに設置する場合①前面パネルの裏側の操作部カバーの側面２ヶ所と、上部２ヶ所の引っ掛かりを押して操作部カバーを前
面パネルから外します。

操作部カバー②操作部カバーを前面側に押し出して、前面パネルから外します。

③前面パネルの上下を反対にして、操作部カバーを前面パネルに差し込んで固定します。

（４）試運転①ヒーターとアース間で絶縁抵抗が１ＭΩ以上である
ことを確認します。

②機器の過昇温防止器の上部のボタンを押します。

アース

ヒーター

過昇温防止器③給水側チーズ継手上部のネジの溝を横方向から前後方向にします。

溝が前後方向
溝が横方向○給水側チーズ継手は止水栓の働きを兼ねています。
ネジの溝を横方向のままにすると機器内部に給水さ給水側チーズ
継手上部

れません。

23

④機器の給湯配管が接続されている水栓の給湯側のツ④６０秒以上気泡が消えるまでマミを開き、そこから水を60秒以上気泡が消えるまで流します。

⑦前面パネルの固定⑤④の作業後、水を流したままで、基板上のリレーの右横にあるリセットボタンを押します。
⑥⑤の作業後、温度調節基板からの基板間コネクタ付ハーネスを基板の所定の位置に接続します。
⑦前面パネルを機器に固定し、ネジ止めします。
⑧機器のブレーカを「入」（ＯＮ）にします。
⑨温 度 調 節 ダ イ ヤ ル を 一 度30℃に 設 定 し、す ぐ に60℃に設定します。

⑤
押す⑥基板間コネクタ付ハーネスを接続⑧ブレーカ「入」（ＯＮ）

ご注意●④⑤の作業を実施しないと、機器を正常に使用できなくなります。また、リセットボタンの押し方が不十分な場合も、試運転終了後に引き渡した際等に動⑨温度調節ダイヤル設定

作不良の原因になります。
●リセットボタンは、先端の尖ったものでは押さないでください。

●機器の背面が不安定な場合は、機器の背面を押さえた状態でリセットボタンを押します。
（5）検査記録以上の設定、及び検査結果を下記表に記載します。
お客様名
担当会社名／検査者名
検査日
検査項目
壁の設置状態検査結果

摘要
チェックのみチェックのみ機器の固定
Ｃ種接地工事
ヒーター容量の設定

１８
２１
単位：kW

配管の接続（給水側）
配管の接続（給湯側）
絶縁抵抗
水栓のお湯側から水を出す。
リセットボタン
基板間コネクタ付ハーネス
温度調節ダイヤル
備考

２４

接地抵抗＜１０Ω
DHB−E18 ／ 21 ／ 24SLiのみ
正面から見て右側
正面から見て左側
１ＭΩ以上
チェックのみチェックのみチェックのみチェックのみ参照ページ/項目
Ｐ．１６
４−２−１
Ｐ．１８
４−２−３
Ｐ．１４
３
Ｐ．２２
４−３
Ｐ．１８
４−２−３
Ｐ．２２
４−３
Ｐ．２２
４−３
Ｐ．２２
４−３
Ｐ．２２
４−３
Ｐ．２２
４−３

（6）トラブルシューティング
故障内容

お湯にならない。

ブレーカ作動

24

原

因

対

応

ブレーカが「切」（ＯＦＦ）

ブレーカを「入」（ＯＮ）にします。

リセットボタン未操作

Ｐ．２３（４）項に従い作業します。

過昇温防止器動作

過昇温防止器上のボタンを下に押します。

基板上のＬＥＤの点灯／点滅

基板上のＬＥＤの点灯状態を日本スティーベル（株）にお問い合わせください。

配管の接続

給水側と給湯側を反対に接続していないか確認します。

供給電源の仕様

供給電源の仕様が、機器の仕様に合致していることを確認します。

保 証 書

本書は、下記〈無料修理規定〉に基づいて下記型名の機器の無料修理を行なうことをお約束するものです。
当該機器以外の機器類は、修理の対象といたしません。お取付け日から1年以内に故障が発生した場合は、本書をご提示の上、日本スティーベル(株)にお問い合わせください。
お客様

フリガナ
お名前

様

お取扱い店

社名

印

取扱者

型

名

DHB−E18 / 21 / 24SLi
DHB−E27SLi

〒
住所

電話（
お取付け日

印

）

製造番号

−
年

月

日

保証期間

−
製

品

−
お取付け日から1年

機器はお取付け日から1 ヶ年保証です。
★お客様へ
この保証書をお受け取りになるときは、お取付け年月日、お取扱い店名、製造番号の記載、並びに取扱者印の捺印があることを確認してください。保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。この保証書は、本書に明示した期間、次の条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
（無料修理規定）
1．お引渡しの仕様条件で取扱説明書、機器に貼られているラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、表記期間無料修理いたします。
2．保証期間内に故障して無料修理を受ける場合には、日本スティーベル(株)にご依頼の上、修理をお受けになる時に本書をご提示ください。
「お取付け日」の記載がない場合、日本スティーベル(株)の出荷記録に基づいて、出荷日を「お取付け日」として起算します。
3．ご転居等により、お取付け場所を移動する場合は、予め日本スティーベル(株)にご相談ください。
4．保証期間内でも次の場合は有料修理となります。
（A）修理、または交換を必要とする不具合部品を交換せずに継続して使用した場合。
（B）使用上の不注意、過失による不具合、及び不当な修理や改造による故障や損傷の場合。
（C）お取付け後の移設、及び取付説明書に基づいたお取付けがなされていなかったことに起因する故障、及び損傷の場合。
（D）火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、公害、腐食性ガス等の有害ガス、塩害、異常電圧、ねずみ、鳥、くも、昆虫類の侵入、及びその他の外部要因による故障、及び損傷の場合。
（E）指定外の電源（電圧・周波数）で使用した場合の故障や損傷。
（F）一般の建物以外（例えば車輛・船舶・粉塵やガスの浮遊する施設）等で使用された場合の故障や損傷。
（G）砂、さび、ごみ、及びほこり等による不具合、故障、損傷があった場合。
（H）消耗品の交換、及び保守等の費用。
（ I ）本書の提示が無い場合、お客様名、お取扱い店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
5．以下の場合に生じた費用、及び代金は、本書による無料保証の対象にはなりません。
（A）理由の如何を問わず、機器設置後に、不適切な設定により増加した電気代。
（B）機器を設置したことによって生じた使用場所とその周辺の変色、変形、異音等の補修費用。
6．本書は日本国内においてのみ有効です。
7．本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

日本スティーベル株式会社
25

日本スティーベル株式会社
TEL : 0 4 4 - 5 4 0 - 3 2 0 3〒212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町66-2 興和川崎西口ビル８Ｆ
ホームページ http://www.nihonstiebel.co.jp■製造者

スティーベルエルトロン

機器の仕様、外観及び価格は予告無く変更にする場合があります。
本書の内容、所在地、電話番号は変更になることがありますので、予めご了承ください。
商品コード639980 8 2

T4181101
20200916C