［Ｈシステム用］

XCVM-H□□T●型式番号

ツインターミナル

XCVM-H16T： ８点フォトカプラ入力、 ８点Ｔr出力
XCVM-H32T：１６点フォトカプラ入力、１６点Ｔr出力
MIL系コネクタ搭載（プラグ側）

本システム機器をお買いあげいただきありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みのうえご使用ください。
また、システム全体の取扱いについてはテクニカルマニュアルをご参照ください。
安全にお使いいただくため、次のような記号と表示で注意事項を示していますので必ず守ってください。
この表示は、取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

この表示は、取り扱いを誤った場合、傷害を負う可能性、および物的損害のみの発生が想定される内容です。

○システム安全性の考慮
本システムは、一般産業用であり安全用機器や事故防止システムなど、より高い安全性が要求される用途に対して適切な機能を持つものではありません。
○設置や交換作業の前には、必ずシステムの電源を切ってください。

○システム電源ＤＣ２４Ｖ安定化電源を使ってください。
非安定電源はシステムの誤動作の原因となります。
○高圧線、動力線との分離本システムは高いノイズマージンを有していますが、伝送ライン、入出力ケーブルは、高圧線や動力線から離してください。

○ユニラインは各社のPLCに簡単に接続できる省配線データ伝送システムで、分岐配線時の断線検知機能に対応しています。
○ツインターミナルは入力出力混載ターミナルで、入力機器、出力機器の両方に接続できます。
○１点単位でアドレス設定ができます。
○電圧低下検知機能、各出力には短絡保護機能が備わっています。
○出力ターミナル側は伝送異常時に対する出力保持／リセットの選択が可能です。
○DINレールに取付ができます。

POW 電源表示

SEND 伝送表示

緑

●一般仕様
項目
電源電圧
使用周囲温度
保存温度
使用周囲湿度
雰囲気
耐振動
耐衝撃
絶縁抵抗
耐電圧
耐ノイズ

黄

●性能仕様

端子台カバー

項目
伝送方式
同期方式
伝送手順
伝送速度
接続方式
伝送距離

アドレス設定スイッチ
入出力信号の先頭番地を指定するスイッチです。
POW

PCV ER TERM
M-H
16T INAL

伝送信号、ユニット用電源を接続する端子台です。

ON ↑ 1 224V

24VA

IN ADDRE
SS
4 8 16 32
64 A 12 4 8 16OUT
32 64 A

0VD

仕様
DC 24Ｖ ＋15％ −10％
0〜＋50℃−20〜＋70℃
35〜85％RH 結露なきこと
腐食性ガスがないこと
JIS C 0040 に準拠
100m/s2
外部端子と外箱間 20ＭΩ以上
外部端子と外箱間 ＡＣ1000Ｖ 1分間
1200Ｖp-p （パルス幅1μs）

伝送信号が正常のとき点滅します。

ＤＣ電源供給で点灯します。
短絡時、電圧低下時点滅します。

伝送端子台○コネクタ接続、端子接続・コネクタ内側には金属くずなどを入れないでください。
・コネクタがはずれないようケーブル長さなどに配慮してください。
・誤配線は機器に損傷を与えます。
○本システムは、下記資料に定められた仕様や条件の範囲内でご使用ください。

仕様
双方向時分割多重伝送方式
ビット同期方式
ユニライン・プロトコル
29.4kbps（基本）マルチドロップ接続
最大200ｍ（基本）注）本ユニットには、入力,出力表示ランプは付いていません。
POW SE
ND

●個別仕様
G項目
入力点数
出力点数

入出力コネクタ
外部機器の入力と出力を接続するコネクタです。

最大消費電力ＤＩＮレールフック

質量ＤＩＮレールからの取り外し時使用します。

1

型式番号
XCVM-H16T XCVM-H32T
8点
16 点
8点
16 点
3W
4.5W
150 g
150 g

接続例
PLCコネクタへ

センドユニットSD-H2(A)

ＤＣ電源(DC24V)
ON-LINE

MONITOR

UNITS

電源電圧は
ＤＣ24Ｖ〜27.6Ｖ間で設定してください。

ER1 ER2 ER3 ER4 ER5

RUN

SEND

POWER

SIZE
3264

24V

128 256

24V

24V

0V

0V
Ｄ
Ｇ

AC

ツインターミナル（入出力ユニット） XCVM-H□□T
24V 24VA 0V D G

安定化電源を使用してください。

伝送ラインの内容
D,G :信号ライン24V,0V:電源ライン

UNIT ADDRESSDISPLAY

SET

負荷駆動には、
24V：制御用電源 1)24Vと24VAをショートピースで接続する（ショートピース添付）
24VA：負荷用電源2)別の負荷駆動電源を24VAに接続するのどちらかの方法をとってください。

0V
DG

24V 0V

D G

伝送ケーブルには高圧線や動力線を近付
けないでください。

伝送ケーブルは本システム１系統１本としてください。
２系統以上まとめないでください。
PLCコネクタ

２系統の多芯ケーブル
１本化禁止

伝送ラインのＴ分岐に便利な分岐ユニットをおすすめします。

ケーブル側コネクタ

分岐ユニット
HB-4

24V
0V
D
G

24V 0VCONNECTION BOX

HB-4

D

G

２線式無接点センサをご使用の場合、回路電流3.2Aを超えないようご注意ください。
特に耐強磁界用、耐環境用センサにはご使用できない場合があります。

センドユニット
１伝送ケーブル（キャブタイヤケーブル）

PLCコネクタ

センドユニット２

負荷駆動用ＤＣ電源(DC24V)

別の負荷駆動用電源を24VAに接続する方法を示してあります。
また、負荷遮断スイッチを供給側に挿入すれば、負荷駆動遮断回路が構成できます。

負荷遮断スイッチ

2424V

VA

PLCコネクタ

24V

分岐ユニットHB-4

センドユニット
１0V

独立した伝送ケーブル
CONNECTION BOX

センドユニット
２DG
HB-4

PLCコネクタ

XCVM-H□□T

24V 24VA 0V D G0V

ツインターミナル（入出力ユニット）

24V 0V

DG○出力負荷は入力のON点数に応じてディレーティングする必要があります。
（次頁の＜回路条件＞参照）○コイル負荷にはサージキラーをつけてください。

ケーブル側コネクタ

センサ接続上の注意
遠隔部分での電源電圧降下には図のようなローカル電源方式を考慮してください。
この場合ユニット間の接続はD-Gの信号２線のみとなります。
ローカルＤＣ電源(DC24V)

伝送ケーブルの総延長は最大200mです。

ツインターミナル（入出力ユニット）
24V0V
DG

本体コネクタ：XG4A-4031［オムロン］
ケーブル側コネクタ：XG4M-4030,
XG5M-4032-Nなど各種（別途手配要）224V 24VA 0V D G○センサの残電圧
センサON時の残電圧が6V以下のものを選択してください。これをこえるとセンサ信号が正常にとりこめません。
○センサの消費電力
2線式のセンサでの消費電流をツインターミナルが十分供給できない場合があります。
ON電流、OFF電流の範囲に注意してください。
○センサの動作方式
静電容量検知タイプなどの高感度なセンサについては、本システムのグランドとの接続の方法で誤検知するおそれがありますので十分な動作確認が必要です。

XCVM-H□□T
センドユニット1台に対し、ターミナルユニットを20台まで接続できます。
Hシステム用ターミ
ナルユニットの分岐ラインの最終位置にはエンドユニットを接続する必要はありません。

XCVM-H□□T・端子配列

出力用アドレス設定スイッチ 入力用アドレス設定スイッチ
1 2 4 8 16 32 64 A(H/R) 1 2 4 8 16 32 64 A(F/S)

SEND

POW

24V 24VA 0V D G・コネクタピン配列

コントロールチップ

XCVM-H16T（8点入力、8点出力）
3937353331292725232119171513119753114 12 10 8 6 4 2 0 14 12 10 8 6 4 2 0 0V 0V 24VA 24VA

アイソレー 電圧検知 短絡検知
ション部

電源部

15 13 11 9 7 5 3 1 15 13 11 9 7 5 3 1 0V 0V 24VA 24VA
40

383634

32

30

2826

24

222018161412108入力

出力

64トランジスタ
オープンコレクタ

28〜15はNC

端子台 コネクタ

XCVM-H32T（16点入力、16点出力）
393735333129272523211917

フォトカプラ1513119753130 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 0V 0V 24VA 24VA

24V 24VA 0V D G

31 29 27 25 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1 0V 0V 24VA 24VA
40

38

36

34

32

30

28

26

24

22201816141210864

負荷用
電源

2入力

出力(16)
出力信号●アドレス設定方法○印はON、無印はOFFの設定

負荷用
電源

入力

（入力用アドレス設定スイッチ）
スイッチAの設定 ＩＤ番号の変化
ＩＤ＝アドレス
OFF
偶数アドレスのとき
ＩＤ＝アドレス＋１ON
奇数アドレスのとき
ＩＤ＝アドレス−１●異常時の出力選択（出力用アドレス設定スイッチ）
スイッチAの設定 伝送異常時の出力信号
OFF(出荷時)ホールド(直前の状態を保持)

ON

リセット
(強制的にOFFとする)

ユーザ＜回路条件＞＜回路条件＞
端子台

24V

ショートピース

24VA

・入力回路

0V

入力電圧範囲 : 0〜24 V
入力電流(ON) : 2.5mA min.

・入力回路
耐電圧 : 30 V max.
・出力回路
負荷電流 : 200 mA max.
・24VAピン許容通過電流 : 3.2 A max.

コネクタ

＊XCVM-H32Tでは以下のディレーティングにご注意ください。

(OFF) : 1 mA max.
: 3.2 mA max.

・0V 24VA・・24VA
0 0V・●セカンドID設定方法

スイッチの設定
アドレス
1 2 4 8 16 32 640
1 ○
2○
3 ○ ○
4○
5 ○
○
： ： ： ： ： ： ： ：○ ○50○
○ ○51 ○ ○○ ○52○： ： ： ： ： ： ： ：111 ○ ○ ○ ○
○ ○
○ ○ ○
112

ツインターミナル XCVM-H□□T

24V〜IN (ON) : 16 V min.
間電圧 (OFF) : 7 V max.

(16)

電源
ショートピース

・アドレス番号はコントローラの入出 ●アドレス設定スイッチ
力点との対応をとるためのものです。
端子台カバーを開き・ターミナルユニットのアドレス設定
アドレス設定スイッチをスイッチで設定された番号はそのユニッ操作します。
トの先頭の入出力点のアドレスを示し、その番号以降連続して各点のアドレ
ADDRESSスを割り付けます。
IN
OUT
POW SEND
1 2 4 8 16 32 64 A 1 2 4 8 16 32 64 A
ON・１点単位の設定ができます。
・入力用スイッチＡはセカンドＩＤ設定に使用します。
入力用
出力用
・出力用スイッチＡは伝送異常時の出アドレス設定スイッチ
力信号の状態選択に使用します。
上向き設定で ON です。
・通常ＩＤは入力アドレス番号と同じに設定されます。

回路電流0IN

内

6.8k

スイッチ部

３線式センサ
IN回
6.8k＋
OUT

−路
24VA

L

・出力回路

消費電力の合計が38Ｗ以下になるように、出力の負荷は下記の範囲でお使いください。(DC24V)
最大負荷曲線
出力ON点数100mA以下のとき
入出力全点ON 可能
入力0点のとき耐電圧: 30 V

ON電流: 200 mA max.

33V

OUT

16点
誘導性負荷の場合はサージキラーを付けてください。

短絡検知
0V

3

入力8点のとき

リレー、ソレノイドなど
許容負荷範囲入力16点のとき

負荷電流
100mA
200mA
入力を16点ONしたとき出力200mAのON はしないでください単位：mm(83) DINレール取付時(79) 直接取付時

実装MIL系コネクタ（ロングロックタイプ）
オムロン XG4A-4031(40P)

Mタイプ(44.3)

57

Mタイプ(40.5)

51.5
44.7(36.6)
32.8
15.83.5圧着端子を使用されるときはＭ３用の下図の寸法のものを使用してください。
Ｍ３用

4.5

6.0max.

DINレール
6.0max.

R50.5

TWIN TERMINALXCVM-H16T

82 90
締め付けトルク
0.3〜0.5(N･m)(44.4)

ショートピースを１個添付しています。

43.8(2.25)
引き出し時

Φ3.5

・本機には短絡検知と電源電圧低下検知の異常状態監視機能があります。
・POWとSENDの表示が右の表のように異常状態の表示（エラー表示）を行います。
・エラー表示をした場合、正常に復帰させるにはいったん電源を切り、エラーの原因を取り除いてから、再投入してください。
・右記エラー表示以外のPOW点滅で負荷がＯＮできない場合、出力コネクタ部での短絡が考えられますのでご確認ください。
解除方法は短絡を取り除いたあと上記手順で行ってください。

●エラー表示
表示出力表示状態
点灯
点滅
POW（電源表示） 点滅
消灯
点滅
SEND点灯（伝送表示）
消灯

異常の内容
正常
短絡検知
電圧低下検知電源断
正常
伝送異常

保証についてのお願い
本製品の保証は日本国内で使用する場合に限ります。
■保証期間
納入品の保証期間は、ご注文主のご指定場所に納入後１箇年とします。
■保証範囲
上記保証期間中に、本取扱説明書にしたがった製品仕様範囲内の正常な使用状態で故障が生じた場合は、その機器の故障部分の交換または修理を無償で行います。
ただし、つぎに該当する場合は、この保証範囲から除外させていただきます。
(1) 需要者側の不適当な取り扱い、ならびに使用による場合。
(2) 故障の原因が納入品以外の事由による場合。
(3) 納入者以外の改造、または修理による場合。
(4) その他、天災、災害などで、納入者側の責にあらざる場合。
ここでいう保証は納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害はご容赦いただきます。
■有償修理
保証期間後の調査、修理はすべて有償となります。また、保証期間中においても、上記保証範囲外の理由による故障修理、故障原因調査は有償にてお受けいたします。

（旧社名 (株)中村機器エンジニアリング）
本 社 工 場 〒617-0828 京都府長岡京市馬場図所27
TEL 075-955-0071(代) FAX 075-955-1063
東 京 営 業 所 〒110-0016 東京都台東区台東２丁目12-2 (不二DICビル) TEL 03-3833-5330(代) FAX 03-3833-5350
名古屋営業所 〒460-0026 名古屋市中区伊勢山２丁目13-22 ( I TOHビル) TEL 052-322-3481(代) FAX 052-322-3483
大 阪 営 業 所 〒550-0013 大阪市西区新町１丁目2-13 (新町ビル)
TEL 06-6538-7136(代) FAX 06-6538-7138
TEL 075-924-3293(代) FAX 075-924-3290
京 都 営 業 所 〒612-8487 京都市伏見区羽束師菱川町366-1
伏 見 工 場 〒612-8487 京都市伏見区羽束師菱川町366-1
TEL 075-931-2731(代) FAX 075-934-8746● お断りなくこの資料の記載内容を変更することがありますのでご了承ください。

© 2004 NKE Corporation

NO. UM354-B4