この取扱説明書は、必ず最終ユーザ様までお届けください。

保存用

Ｂ型シリーズ専用自動温度調節器

ＴＲシリーズ
取扱説明書●ご使用前に必ずお読みください。
◆ このたびは、Ｂ型シリーズ専用自動温度調節器 ＴＲシリーズをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
◆ 本体の銘板にて、型式、品番、電圧がご注文の製品に相違ないかをご確認ください。

１．据え付け
２．電源
３．端子構造・端子配列
４．配線
５．接続図
６．通常運転７．温度警報を使用する場合
８．間欠運転を使用する場合
９．外部運転１０．外部温調を使用する場合
１１．異常検出１２．出力端子１３．保守点検
１４．保証

・ＴＲ３２Ａ・ＴＲ１０２Ａ

・ＴＲ５２Ａ・ＴＲ１５２Ａ

・ＴＲ８２Ａ
この取扱説明書の内容は予告無しに変更します。
また、取扱説明書中の図、及び表示は実際の仕様を保証するものではありません。
この取扱説明書を製造者の許可なくして変更、複製することを禁じます。

株式会社

関西電熱

１．据え付け①本機は壁付、据付専用です。水平、または垂直の位置に設置してください。
※本体底面、及び裏面の空間は機内冷却のために必要です。固定金具を取り外して設置しないでください。
据え置き

壁掛け

壁掛け

図１

図２
図３

※出荷時の梱包を解いた状態では固定金具を内向きに取りつけています。ご使用時は固定金具を外向きに取りつけてください（図１）。
※出荷時は壁付の方向に固定金具を取りつけています（図２）。
※据置でご使用される場合は、固定金具の取付位置を変更してください（図３）。

②必要に応じてしっかりと固定してください。
③設置できない場所
・振動のある場所

・屋外で風雨にさらされる場所

・周囲温度-5～+40℃以外の場所

・周囲湿度８５％Ｒ.Ｈ.以上の場所

・可燃物の付近・発熱物の上部・密閉された部屋、及びケース内・裏面が壁等に密着される場所

・標高１０００ｍ以上の場所

・気圧の低い場所

・ほこり、粉塵等の多い場所

・酸性ガス、腐食性ガス等が浮遊している場所

・通電性浮遊物（カーボン繊維等）のある場所２．電源①電源接続、及びアース工事は、電気工事士に依頼してください。
②一次側電源には必ず正弦波波形をもつ商用電源（５０／６０Ｈｚ）を使用してください。高調波を含んだひずみ波をもつ電源は絶対に使用しないでください。また、サージ電圧やノイズが電源に侵入しないように充分対策をおこなってください。

③専用回路を設けてください。漏電遮断器を取り付けられる場合は、下記の表に従って感度電流の容量を決定してください。
④感電事故防止のため、アース工事をしてください。 （３００Ｖ以下：Ｄ種接地 ６００Ｖ以下：Ｃ種接地）⑤電源接続はＴＲシリーズの前面、両側面、下面にある計５方向の入線穴を利用してください。
⑥電源接続、アース工事、サービス端子の配線、及ディップスイッチによる出力端子の切り換えは、必ず電源を遮断した状態でおこなってください。
注意

長すぎる配線は電圧降下を起こしますので、ご注意ください。

注意

配線、及び点検時は必ず電源を遮断してください。自動温度調節器は本体ブレーカ（ＮＦＢ）をＯＦＦにしても、操作回路には通電されていますので、必ず工場元電源（一次側電源）を遮断してください。電源を入れた状態で作業をおこなうと感電します。

注意

接続にコンセントを設ける場合は、充分な容量を確保してください。コンセントが経年変化による接触不良、欠相等で発熱、故障することがあるので、なるべくコンセントの使用はひかえてください。

注意

熱風発生機は主に工業環境で使用される装置です。住宅環境等で使用する場合は、電波障害を発生する恐れがあります。
その際、この製品の使用者は障害低減のために適切な手段を講じなければならないことがあります。

型 式
ＴＲ３２Ａ
ＴＲ５２Ａ
ＴＲ８２Ａ
ＴＲ１０２Ａ
ＴＲ１５２Ａ

漏電遮断器（ＥＬＢ）感度電流目安
５０ｍＡ程度
５０ｍＡ程度
１００ｍＡ程度
１００ｍＡ程度
２００ｍＡ程度※漏電遮断器の感度電流は初期漏洩電流の約１０倍程度が一般的です。

－１－３．端子構造・端子配列
電源端子 ネジサイズ ＴＲ３２Ａ：Ｍ５
ＴＲ５２Ａ～１５２Ａ：Ｍ８

サービス端子 ネジサイズ Ｍ３

安全回路端子 ネジサイズ Ｍ３

ディップスイッチ

ヒータ端子 ネジサイズ Ｍ５
ＴＲ３２Ａ・５２Ａ：１回路
ＴＲ８２Ａ・１０２Ａ：２回路
ＴＲ１５２Ａ：３回路

出力端子

アース端子
ネジサイズ ＴＲ３２Ａ・５２Ａ：Ｍ４
ＴＲ８２Ａ～１５２Ａ：Ｍ６
送風機端子 ネジサイズ Ｍ３．５

※出力端子の出力内容ははディップスイッチによって切り換えることができます（P.13参照）。

接点容量ＡＣ２５０Ｖ １Ａ以下 ＤＣ３０Ｖ １Ａ以下 （無電圧接点信号出力）
送風機異常時、ＯＮになる端子です。

ＢＷ ：送風機異常出力
ＴＡ：温度異常／温度警報出力

温度異常、温度警報出力時、ＯＮになる端子です（ＴＲ３１Ａ、ＴＲ５１Ａは温度異常のみ）。
オーバーヒート時、ＯＮになる端子です。

ＯＶＨ ：オーバーヒート出力

外部温調入力端子
他の温度調節計にて温度を制御する場合に使用します。ＳＳＲ駆動逆動作出力（ＤＣ１２～２４Ｖ）を入力してください。この時、本体の温度調節計は熱風発生機吐出口温度上限リミッタとしてご使用ください。

外部ヒータ入／切端子 （出荷時、短絡）
外部信号にてヒータの入／切をおこなう場合に使用します。入力は接点出力（端子電圧ＤＣ１２Ｖ ３．６ｍＡ以下）対応です。

外部運転入／切端子 （出荷時、短絡）
外部信号にて運転／停止する場合に使用します。入力は接点出力（端子電圧ＤＣ１２Ｖ ３．６ｍＡ以下）対応です。

ＲＳＴ

Ｅ

ＵＶ

ER COM1 EH COM2 EC+ EC- BW TA OVH COM3
K+ K- AC 2A BC 2B MC MB V+ V-

Ｗ ＵＢ ＶＢ ＷＢ

アース端子

熱風発生機の安全回路電源端子
Ｖ＋・Ｖ－と接続してください。

アース線を配線してください。

電源入力端子工場電源（一次側電源）を供給してください。

熱風発生機の送風機異常端子ＭＣ・ＭＢと接続してください。

ヒータ出力端子熱風発生機のオーバーヒート端子ＢＣ・２
Ｂと接続してください。

熱風発生機のヒータ電源端子Ｕ（Ｕ１～Ｕ３）・Ｖ（Ｖ１～Ｖ３）・Ｗ（Ｗ１～Ｗ３）と接続してください。

熱風発生機の温度異常端子ＡＣ・２Ａと接続してください。

電線のサイズは電圧降下を考慮して決定してください。
（適用電線３．５～８㎜2）※各安全回路の適用電線０．７５～２㎜２

ブロワ出力端子熱風発生機の吐出口センサ端子Ｋ＋・Ｋ－と補償導線にてプラス、マイナスを間違わないように配線してください。
（Ｋ＋→プラス、Ｋ－→マイナス 適用補償導線 ＷＸ－Ｈ）

熱風発生機の送風機電源端子ＵＢ・ＶＢ・ＷＢと接続してください。
電線のサイズは電圧降下を考慮して決定してください。
（適用電線１．２５～２㎜2）※お客様にて送風機をご用意される場合は、送風機の電源線を接続してください。ただし、ご注文時に当社にご指示いただいた送風機のみが接続可能となります。

※お客様にて送風機をご用意される場合、安全回路用端子ＭＣ・ＭＢは短絡してください。

－２－

４．配線
①配線は電気工事士に依頼してください。
②お買い上げいただきましたＴＲシリーズの制御容量と熱風発生機容量を再度ご確認ください。
③ＴＲシリーズは機種によって端子構造、端子配列等が異なりますので、お買い上げの機種をご確認の上、本取扱説明書の接続図、及び、熱風発生機の取扱説明書に従って確実に配線をおこなってください。
④配線はＴＲシリーズの底面ある入線穴を利用してください。
注意

安全回路電源端子Ｖ＋、Ｖ－を熱風発生機Ｂ型シリーズの安全回路電源端子Ｖ＋、Ｖ－と接続しないと、ヒータの断線、及び場合によっては火災の原因となります。

注意

端子Ｋ＋、Ｋ－の吐出口温度センサの配線はシールド付補償導線を使用してください。

注意

配線は極力短くし、電力線や動力線、高調波線等の配線と同一ダクト内に通したり、並行配線や結束をしないでください。ノイズの影響を受けると故障の原因となります。

注意

配線、及び点検時は必ず電源を遮断してください。自動温度調節器は本体ブレーカ（ＮＦＢ）をＯＦＦにしても、操作回路には通電されていますので、必ず工場元電源（一次側電源）を遮断してください。電源を入れた状態で作業をおこなうと感電します。

注意

安全回路を確保せずに熱風運転をおこなうと、ヒータは断線します。

５．接続図● 各熱風発生機と自動温度調節器の接続は、下記接続図に従って配線してください。
熱風発生機
・ＴＳＫ－２２Ｂ
・ＴＳＫ－２２ＢＰ・ＴＳＫ－３２Ｂ

自動温度調節器

熱風発生機
・ＴＳＫ－４２Ｂ
・ＴＳＫ－５２Ｂ
・ＴＳＫ－４２ＢＳ
・ＴＳＫ－５２ＢＳ

・ＴＲ３２Ａ

自動温度調節器・ＴＲ５２Ａ

ダクトヒータ、ユニットヒータ、及びＸＳ－３、ＳＬシリーズとの接続は、添付の専用接続図をご参照ください。
－３－

熱風発生機・ＴＳＫ－６２Ｂ
・ＴＳＫ－７２Ｂ
・ＴＳＫ－６２ＢＳ
・ＴＳＫ－７２ＢＳ

自動温度調節器

熱風発生機
・ＴＳＫ－９２Ｂ
・ＴＳＫ－１０２Ｂ

自動温度調節器

熱風発生機
・ＴＳＫ－８２Ｂ
・ＴＳＫ－８２ＢＳ

・ＴＲ８２Ａ

自動温度調節器・ＴＲ１０２Ａ

・ＴＲ１５２Ａ

ダクトヒータ、ユニットヒータ、及びＸＳ－３、ＳＬシリーズとの接続は、添付の専用接続図をご参照ください。
－４－６．通常運転①工場電源（一次側電源）をＯＮにしてください。
工場電源ランプ（緑）が点灯します。

②本体のブレーカ（ＮＦＢ）をＯＮにしてください。
温度調節計の指示ＰＶ部に現在温度、設定ＳＶ部に『０』、または設定温度が表示されます。

③運転スイッチを短時間『送風』の位置にして、熱風発生機の送風機の回転方向を確認してください。
送風機が逆回転（逆相）の場合は、電源の接続線のうち、いずれか２線を入れ替えてください。

④温度設定をおこなってください。
《 例：２７３℃に設定する場合 》

設定キーを押してください指示部に『Ｓ』が表示します。

アップキーで『２７３』に設定してください。
設定を下げる場合はダウンキーを押してください。

再度設定キーを押して、設定温度を登録してください。登録後は指示部に現在温度が表示します。

⑤運転スイッチを『熱風』の位置にしてください。
送風ランプ（緑）とヒータランプ（赤）が点灯し、熱風運転を開始します。『送風』の位置ではヒータへ通電されず、送風運転のみです。

⑥運転開始後、熱風発生機の風量調節をおこなってください。
熱風発生機の送風機部のダンパを利用して風量を調節できます。
〈温度と風量の関係について〉
風量と温度のバランスが悪い場合、次のような状況が発生します。
・

設定した温度まで上がらない→ 設定温度に対して風量が多い→ 風量を少なくする・設定した温度に対してばらつく→ 設定温度に対して風量が少ない→ 風量を多くする⑦運転を終了する場合は、運転スイッチを『停止』の位置にしてください。当社の熱風発生機は冷却運転の必要はありません。

本体のＮＦＢのＯＮ／ＯＦＦによる運転／停止はおこなわないでください（ＮＦＢは常時ＯＮ）。

－５－７．温度警報を使用する場合●設定温度に対して、熱風温度が任意の一定の範囲を超えた場合、警報信号を出力できます。必要に応じてご利用ください（出荷時は無効に設定しています）。

①温度警報範囲の設定をおこなってください。
《 例：温度警報範囲を±２０℃に設定する場合 》

アップキーとダウンキーを同時に押し続けてください。指示部に『Lock』、設定部に『Loc2』が表示されます。

設定キーを３回押してください。指示部に『A1』、設定部に『０』が表示されます。

アップキーで『２０』に設定してください。
設定後は再度、設定キーを１６回押して、元の表示に戻してください。

②運転スイッチを『熱風』の位置にして、熱風運転を開始してください。
③指示温度が設定温度に対して、温度警報設定範囲を超えると、警報ランプ（赤）が点灯し、温度警報出力端子ＴＡが閉になります（温度警報出力選択時：Ｐ１３参照）。
〈例〉 設定温度が１００℃の場合、温度警報範囲を２０と入力すると、指示温度が１２０℃以上、及び８０℃以下で温度警報が出力します。
※ 温度警報範囲を０と入力した場合、温度警報は出力されません。
※ 温度警報出力時は出力端子ＴＡが閉になりますが、ヒータＯＦＦ等の保護はおこないません。
※ 警報は待機付き上下限偏差警報です。よって、運転開始後の設定温度までの昇温時には警報は出力されません。

－６－

８．間欠運転を使用する場合●熱風温度が設定温度になれば、熱風発生機運転を停止し、熱風温度が設定された温度まで下がれば熱風発生機の運転を再開する省エネ運転ができます。
※ ディップスイッチの切り替えは、本体のNFBをOFFにした後、一次側電源もOFFにして、電源を遮断してからおこなってください。

デップスイッチ①端子台のディップスイッチ４をＯＮにしてください。
間欠ランプ（緑）が点灯します。

②温度警報の設定を下限警報へ変更してください（出荷時は待機付き上下限偏差警報です）。

アップキーとダウンキーを同時に押し続けてください。指示部に『Lock』、設定部に『Loc2』が表示されます。

再度、アップキーとダウンキーを同時に押し続けてください。指示部に『Lock』、設定部に『－－－－』が表示されます。

ダウンキーを２回押し、設定部を『－－－－』へ変更してください（ロックが解除されます）。

設定キーを１９回押して、元表示に戻してください。

設定キーを１回押してくだい。指示部に『EVo1、』設定部に『０１１』が表示されます。

ダウンキーで『００２』に設定してください。
設定後は再度、設定キーを１８回押して、元の表示に戻してください。

－７－

③運転を再開する温度を設定してください。
《 例：運転再開温度を設定温度－２０℃に設定する場合 》

アップキーとダウンキーを同時に押し続けてください。指示部に『Lock』、設定部に『Loc2』が表示されます。

設定キーを３回押してください。指示部に『A1』、設定部に『０』が表示されます。

再度、設定キーを１回押してください。同時に押し続けてください。指示部に『AIHY』、設定部に『1.0』が表示されます。

アップキーで『20.0』に設定してください。
設定後は再度、設定キーを１５回押して、元の表示に戻してください。

ダウンキーで『－２０』に設定してください。

設定終了後、再度、『Lock』の『----』を、『Loc2』へ変更してください（再度、ロックをおこないます）。

※ 設定終了後は、再度、『Loc』の『－－－』を、『Ｌｏ２』へ変更してください（再度、ロックをおこないます）。

④運転スイッチを『熱風』の位置にして、熱風運転を開始してください。
⑤指示温度が設定温度に到達すると、熱風発生機が運転を停止し、送風ランプ（緑）、ヒータランプ（赤）、及び間欠ランプ（緑）が点滅します。

⑥指示温度が運転再開温度になると、再度、熱風発生機が運転を開始します。
〈例〉

設定温度が１００℃の場合、運転再開温度囲を－２０と入力すると、指示温度が１００℃にて熱風発生機が停止、８０℃にて熱風発生機が運転を再開します。
※ 間欠運転を使用した場合は、温度警報機能は使用できません。

－８－

９．外部運転●外部からの信号によって熱風発生機の運転停止、及びヒータの入／切が操作できます。

●外部信号によって熱風運転をおこなう場合①外部運転入／切端子ＥＲ－ＣＯＭ１の短絡板を外して、開閉の入力回路を接続してください。
（接点出力 端子電圧ＤＣ１２Ｖ ３．６ｍＡ以下）②運転スイッチを『熱風』の位置にして、温度設定をおこなった後、外部運転入／切端子ＥＲ－ＣＯＭ１を閉にして、外部運転を開始してください。
（このとき、外部ヒータ入／切端子の短絡板は外さないでください。）③外部運転を終了する場合は外部入／切端子ＥＲ－ＣＯＭ１を開にしてください。
※組み合わせた他の装置の異常停止時に熱風発生機を同時に停止したい場合は、上記の外部運転手順をおこなってください。

●外部信号によって停止－送風－熱風運転の切り換えをおこなう場①外部運転入／切端子ＥＲ－ＣＯＭ１と外部ヒータ入／切端子ＥＨ－ＣＯＭ２の短絡板を外して、開閉の入力回路を接続してください。
（接点出力 端子電圧ＤＣ１２Ｖ ３．６ｍＡ以下）②運転スイッチを『熱風』の位置にして、温度設定をおこなった後、外部ヒータ入／切端子ＥＨ－ＣＯＭ２を開の状態で、外部運転入／切端子ＥＲ－ＣＯＭ１を閉にして、外部運転を開始してください。このとき、熱風発生機は送風運転となります。

③次に外部ヒータ入／切端子ＥＨ－ＣＯＭ２を閉にしてください。このとき、熱風発生機は熱風運転となります。
（外部運転入／切端子ＥＲ－ＣＯＭ１が開の状態で、外部ヒータ入／切端子ＥＨ－ＣＯＭ２を閉にしても熱風発生機は運転できません。

－９－

１０．外部温調を使用する場合●外部に設けた温度調節計の信号によって熱風発生機を制御できます。この場合、本体の温度調節計は吐出温度上限リミッタとして使用してください。
●外部温調機能を使用した場合は、設定ＳＶ値の熱風温度設定、及び指示ＳＶ値の熱風温度指示は吐出口センサの温度となります。

※ ディップスイッチの切り替えは、本体のNFBをOFFにした後、一次側電源もOFFにして、電源を遮断してからおこなってください。

①外部にＳＳＲ駆動逆動作出力（ＤＣ１２～２４Ｖ）を選択した自動温度調節計を用意してください。
ディップスイッチ②外部温調入力端子ＥＣ＋－ＥＣ－へ外部に設けた自動温度調節計の出力を入力してください。

③本機の自動温度調節計にて温度設定をおこなってください。本機の温度設定は熱風発生機吐出口の温度上限となりますので、外部に設けた自動温度調節計の設定との互換性を注意して設定してください。

④外部の自動温度調節計を設定後、端子台のディップスイッチの１をＯＮにして、一次側電源のON/OFFをおこなってから、通常の熱風運転を開始してください。外部の自動温度調節計の設定にて、熱風運転を開始します。
注意

ディップスイッチの４、５、６は操作しないでください。本機が正常に動作しなくなります。

－１０－１１．異常検出●オーバーヒート
熱風発生機のヒータケース内が異常高温になった場合、オーバーヒートランプが点灯し、本体ブレーカ（ＮＦＢ）がトリップし、全ての運転が停止します。オーバーヒートの原因を取り除き、充分に冷却した後、元電源（工場電源）と本体ブレーカ（ＮＦＢ）をいったんＯＦＦにして、再度ＯＮにしてください。
《主な原因》
・吸入口金網、フィルタの詰まり・異物の混入による送風機モータのロック・炉体等の充分な排気口が確保できていない
・対象ワークの近接等による吐出口の抵抗（圧力損失が 大きい）

●温度異常
吐出口温度が上限を超えた場合、または吸入温度が上限を超えた場合、温度異常ランプが点灯し、送風運転状態となります。異常の原因を取り除き、吐出口温度、または吸入温度が下がると自動復帰します。
《主な原因》
・外部センサ使用時の吐出口温度上限オーバー・過大な圧力損失による風量の減少
・吸入口金網やフィルタの詰まりによる風量減少
・熱風循環温度が熱風発生機の吸入気体温度の上限 を越えた場合●送風機異常送風機が過負荷、過電流、ロック状態になった時、送風機異常ランプが点灯し、熱風発生機のすべての運転は停止します。異常の原因を取り除き、送風機モータの温度が下がると自動復帰します。
《主な原因》
・ベアリングの摩耗
・異常電圧（定格以外の電圧）・圧力損失の大きい配管
・極端に開口部のせまいノズル等の使用●温度センサ異常
温度センサが異常時、自動温度調節計の指示温度表示部に下記が表示されます。

温度センサの断線、または接続不良

温度センサの＋－逆接続

注意 ： 異常時の配線確認や配線手直しは必ず元電源（工場電源）を遮断して実施してください。

－１１－

１２．出力端子●出力端子の出力内容はディップスイッチによって切り換えることができます。

※ ディップスイッチの切り替えは、本体のNFBをOFFにした後、一次側電源もOFFにして、電源を遮断してからおこなってください。

●出荷時《ディップスイッチの状態》《出力端子》
ＢＷ：

送風機異常出力
送風機異常時、ＯＮになる端子です。

ＴＡ：

温度異常／温度警報出力
温度異常時、温度警報出力時、ＯＮになる端子です。
（ＴＲ３２Ａ、ＴＲ５２Ａは温度異常のみ）

ＯＶＨ：

オーバーヒート出力
オーバーヒート時、ＯＮになる端子です。

すべてＯＦＦ●切り換え１《ディップスイッチの状態》《出力端子》
ＢＷ：

運転出力
送風機運転時、熱風運転時、ＯＮになる端子です。

ＴＡ：

ヒータ／温度警報出力
熱風運転時、温度警報出力時、ＯＮになる端子です。
（ＴＲ３２Ａ、ＴＲ５２Ａは温度異常のみ）

ＯＶＨ

：

異常出力
すべての異常時、ＯＮになる端子です。

２のみＯＮ●切り換え２《ディップスイッチの状態》《出力端子》
ＢＷ：

運転出力
送風機運転時、熱風運転時、ＯＮになる端子です。

ＴＡ：

温度警報出力温度警報出力時、ＯＮになる端子です。
（ＴＲ３２Ａ、ＴＲ５２Ａは出力されません。）

ＯＶＨ

：

異常出力
すべての異常時、ＯＮになる端子です。

３のみＯＮ

注意

ディップスイッチの４、５、６は操作しないでください。本機が正常に動作しなくなります。

出力端子はすべて接点容量ＡＣ２５０Ｖ １Ａ以下、ＤＣ３０Ｖ １Ａ以下の無電圧接点信号出力です。

－１２－

１３．保守点検①安全回路の動作確認のため、定期的に点検をしてください。
また、本機をより安全にご使用いただくために、使用期間が１０年を越えた場合、自主点検の実施をおすすめします。
【自主点検項目】
・ 絶縁抵抗値測定
・ 操作盤内部の異物混入点検、清掃
・ 電気部品の動作、及び発熱点検・ 各端子台の増し締め点検
・ その他、目視点検
自主点検作業につきましては、最寄りの電気工事業者へご依頼ください。

②配線の損傷の有無、及び端子の緩み等は定期的にチェックしてください。
③ＴＲシリーズのＳＳＣ冷却フィンと排気ファン（ＴＲ３２Ａを除く）を定期的に清掃してください。ＳＳＣの冷却フィンと排気ファンにほとり等がたまると、ＳＳＣの冷却効果が低下し、故障の原因となります。

④本機は落雷により内部電子機器が損傷するおそれがあります。落雷の影響がある地域などでご使用される場合は、本機の電源供給部にアレスタ（避雷器）の取り付けを推奨いたします。アレスタの取り付けに関する詳細につきましては、当社ホームぺージのテクニカルデータをご参照ください。

http://www.kansaidennetsu.co.jp/index3/index3.htm－１３－

１４．保証● 本機の保証期間は、お買い上げ日より１年です。
● 保証期間内に取扱説明書に従った正常な使用状態にて故障した場合には、下記の内容に基づき無償修理いたします。ただし、大阪本社と東京支社より５０ｋｍ以上、及び離島への出張の場合は、交通費、宿泊費に要する実費をいただきます。
● この装置によって生じたいかなる支出、損益、その他の損失に対してなんら責任を負いません。
● 修理した部品、及び処置の保証は、修理後３ヶ月間とさせていただきます。
● 次のような場合は保証の範囲に含まれません。
・ 誤ったご使用や不注意なお取り扱いによる故障、及び異常電圧による故障、損傷の場合。
・ 分解や改造されたもの。
・ 弊社製品が原因によらないオーバーヒートによる損傷。
・ 落雷、地震、台風、水害、火災や塩害による故障、損傷、及び損害。
・ 結露によるさびの発生、漏電。
・ ほこり、ゴミ、糸くず、オイルミスト等による損傷。
・ 通電性のあるカーボン繊維等の付着や、酸性ガス、腐食性ガスによる漏電、及び故障。
・ お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障、及び損傷。
・ 代金の決済を怠ったとき。
・ 取扱説明書に従った使用方法でない場合。
● 次にしめすものの費用は負担いたしません。
・ 消耗部品、塗装。
・ 装置を使用できなかったことによる不便さ、及び損失、または二次損失等（電話代、休業補償、商業損失等）。
・ 現地修理の際に発生する交通費、宿泊費等。
● 修理困難な場所や危険な場所、高所等に設置されている場合は出張修理いたしかねます。
● 保証は日本国内において有効です。
日本国内で購入された当社製品を海外へ輸出された場合、保証は適用外となります。
この場合の保証の適用は、当社工場へ返送いただいた製品の持ち込み修理のみとさせていただきます。
また、持ち込み修理、及びその修理後の返却のための必要な輸出入、輸送にともなう費用はお客様のご負担となります。

－１４－熱風発生機
製 造販売元株式会社
本関西電熱社 〒577-8566 東大阪市高井田西５丁目４番１８号
TEL (06) 6785-6001㈹ FAX (06) 6785-6002
東京支社 〒144-0035 東京都大田区南蒲田２丁目４番４号
TEL (03) 5710-2001㈹ FAX (03) 5710-2005
ホームページ www.kansaidennetsu.co.jp