外形寸法
単位：mm1.51.5●ＡおよびＢの寸法
01234567※は、DINレールアダプタを使用した場合です。
DINレール上に並べた時の間隔の最小値は1.5mmです。

31

POWER SEND

寸法

型式番号

A100141191

STVD-H04T/ -C
STVD-H08T/ -C
STVD-H16T/ -C9※B90130180

※B
A

●型式番号

STVD-H□□T
STVD-H□□T-C

ＬＥＤカバー
端子カバー

センサターミナル●カバーの開け方
端子カバーを開けてからLEDカバーを開けてください。

STVD-H04T / -C： ４点ＤＣ入力
STVD-H08T / -C： ８点ＤＣ入力
STVD-H16T / -C：１６点ＤＣ入力

基本仕様：I/O点数128点 仕様
C仕様 ：I/O点数256点 仕様

546.5［Ｈシステム用］●端子仕様

φ4.5φ840●DINレール取付
DINレールアダプタを用いてDINレールに取付可能です。
1.5M3用43

DINレール

DINレールアダプタ(左)DINレール

DINレールアダプタ(右)この表示は、取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

この表示は、取り扱いを誤った場合、傷害を負う可能性、および物的損害のみの発生が想定される内容です。

○システム安全性の考慮
本システムは、一般産業用であり安全用機器や事故防止システムなど、より高い安全性が要求される用途に対して適切な機能を持つものではありません。
○設置や交換作業の前には、必ずシステムの電源を切ってください。

6.0max.

57.5(60)●圧着端子
圧着端子を使用される
ときはM３用の右図の寸法のものを使用してください。

より線または圧着端子
Ｍ30.2〜0.4
0.3〜1.25［22〜16］

6.0max.

1.5

結線方法
ねじ締付トルク（N･m）
適用電線（mm2）[AWG]

本システム機器をお買いあげいただきありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みのうえご使用ください。
また、システム全体の取扱いについては テクニカルマニュアルをご参照ください。
安全にお使いいただくため、次のような記号と表示で注意事項を示していますので必ず守ってください。

〈取付時ご注意〉
本機の左右には1.5mm以上の隙間を必ず設けてください。

○システム電源ＤＣ２４Ｖ安定化電源を使ってください。
非安定電源はシステムの誤動作の原因となります。
○高圧線、動力線との分離
本システムは高いノイズマージンを有していますが、伝送ライン、入出力ケーブルは、高圧線や動力線から離してください。

○コネクタ接続、端子接続
・コネクタ内側には金属くずなどを入れないでください。
・コネクタがはずれないようケーブル長さなどに配慮してください。
・誤配線は機器に損傷を与えます。
○本システムは、下記資料に定められた仕様や条件の範囲内でご使用ください。

1.5mm
POWER SEND

01234567

エラー表示
・本機には電源電圧低下検知の異常状態監視機能があります。
・POWERとSENDの表示が右の表のように異常状態の表示（エラー表示）を行います。
・エラー表示をした場合、正常に復帰させるにはいったん電源を切り、エラーの原因を取り除いてから、再投入してください。

●エラー表示
表示LED
POWER

SEND

表示状態
点灯
点滅
消灯
点滅
点灯
消灯

異常の内容
正常
電圧低下検知電源断
正常
伝送異常

POWER SEND

0123456

特 長7○三線式センサとの接続が容易にできます。
○ユニラインは各社のPLCに簡単に接続できる省配線データ伝送システムです。
○分岐配線時の断線検知機能に対応しています。
○センサターミナルはリミットスイッチ、光電スイッチや近接スイッチなどの信号をシリアル信号に変換し、伝送ラインに伝える入力用ターミナルユニットです。
○電圧低下検知機能が備わっています。
○DINﾚｰﾙにはDINﾚｰﾙｱ
ﾀﾞﾌﾟﾀを使って容易に取付けられます。

POWER 電源表示

SEND 伝送表示

緑項目
電源電圧
使用周囲温度
保存温度
使用周囲湿度
雰囲気
耐振動
耐衝撃
絶縁抵抗
耐電圧
耐ノイズ緑

伝送信号が正常のとき点滅します。

項目
伝送方式
同期方式
伝送手順
伝送速度
接続方式
伝送距離

入力信号がONのとき点灯します。

LEDカバー内部に入力信号の先頭番地を指定するスイッチがあります。

6 7
4 52 30 1

LEDカバー

DSEN

ERPOW

本 社 工 場 〒617-0828 京都府長岡京市馬場図所27
TEL 075-955-0071(代) FAX 075-955-1063
東 京 営 業 所 〒110-0016 東京都台東区台東２丁目12-2 (不二DICビル) TEL 03-3833-5330(代) FAX 03-3833-5350
名古屋営業所 〒460-0026 名古屋市中区伊勢山２丁目13-22 ( I TOHビル) TEL 052-322-3481(代) FAX 052-322-3483
大 阪 営 業 所 〒550-0013 大阪市西区新町１丁目2-13 (新町ビル)
TEL 06-6538-7136(代) FAX 06-6538-7138
京 都 営 業 所 〒612-8487 京都市伏見区羽束師菱川町366-1
TEL 075-924-3293(代) FAX 075-924-3290
伏 見 工 場 〒612-8487 京都市伏見区羽束師菱川町366-1
TEL 075-931-2731(代) FAX 075-934-8746● お断りなくこの資料の記載内容を変更することがありますのでご了承ください。

© 2004 NKE Corporation

4NO. UM528-D

ORNSSE

端子カバー仕様
双方向時分割多重伝送方式
ビット同期方式
ユニライン・プロトコル
29.4kbps（基本）マルチドロップ接続
最大200ｍ（基本）

●個別仕様

L
INA
RM 4T

型式番号
STVD-H04T/-C STVD-H08T/-C STVD-H16T/-C
項目
4点
8点
16 点
入力点数
1.7W
2.9W
5.3W
※ 最大消費電力
135 g
190 g270 g
質量TE-H0VD

ST仕様
DC 24Ｖ ＋15％ −10％0〜＋50℃−20〜＋70℃
35〜85％RH 結露なきこと
腐食性ガスがないこと
JIS C 0040 に準拠
100m/s2
外部端子と外箱間 20ＭΩ以上
外部端子と外箱間 ＡＣ1000Ｖ 1分間
1200Ｖp-p （パルス幅1μs）●性能仕様

0,1,2,… 入力モニタ 赤

アドレス設定スイッチ(株)中村機器エンジニアリング）

●一般仕様

各部の名称
DC電源供給で点灯します。
電圧低下時点滅します。

（旧社名仕 様

入力端子
入力信号などを接続する端子台です。

※センサ消費電力を含まず

1

接続例
PLCコネクタへ（入力ユニット）

センドユニット

ON-LINE

POWER SEND

伝送ラインの内容
D,G :信号ライン
24V,0V:電源ライン

MONITORUNITS（入力ユニット）

STVD-H□□T10UNIT ADDRESS

110121132014311542165ＤＧ
24V0V

128 256

24V
0V
ＤＣ電源(DC24V)

2センサターミナル

31761878

センドユニット1台に対し、ターミナ
ル を 20台 ま で 接 続できます。

伝送ラインには高圧線や動力線を近付けないでください。

199POWER SEND

1001112113214315416517618

7STVD-H□□T

01151623198

91011012113214345176187198

センサ接続上の注意

9D
G
24V
0V

スイッチ、センサなど

0V
24V
G
D

スイッチ、センサなど

0V

64

24V

RUN
POWER

SIZE
32

DG

ER1 ER2 ER3 ER4 ER51（入力ユニット）

AC
SEND

03

DISPLAYSETSTVD-H□□TPOWER SEND

SD-H2(A)

安定化電源を使用してください。
電源電圧はDC24V〜DC27.6Vの間で設定してください。

センサターミナル

センサターミナルD

伝送ケーブル（キャブタイヤケーブル）○センサの残電圧
センサON時の残電圧が8V以下のものを選択してください。
これをこえるとセンサ信号が正常にとりこめません。

D
G
24V
0V

スイッチ、センサなど

G

D

24V

○センサの消費電力
2線式のセンサでの消費電流をセンサターミナルが十分供給できない場合があります。
ON電流、OFF電流の範囲に注意してください。

G

0V
D
G
24V
0V

遠隔部分での電源電圧降下には図のようなローカル電源方式を考慮してください。

センサターミナル（入力ユニット）

２系統の多芯ケーブル１本化禁止

センドユニット
１POWER SEND

10分岐ユニット
HB-4

11321431154165

D
G
24V
0V
D
G

センサターミナル

PLCコネクタ（入力ユニット）センドユニット
１POWER SEND

231718789＋−＋−３線式センサ

STVD-H□□T

01215163センサターミナル
10

センド
ユニット
２111213141718（入力ユニット）

19POWER SEND

0

1

234

5678CONNECTION BOX

HB-4

この場合ユニット間の接続はD-Gの信号２線のみとなります。

伝送ケーブルの総延長は最大２００ｍです。
ローカルＤＣ電源(DC24V)接続される全ユニットは同じ仕様で、ご使用ください。

アドレス設定6３線式センサの場合は24VとPを接続して下さい。

独立した伝送ケーブル
PLCコネクタ

分岐ユニットHB-4

STVD-H□□T

0

1

2

3

9・アドレス番号はコントローラの入出力点との対応をとるためのものです。
・ターミナルユニットのアドレス
設定スイッチで設定された番号はそのユニットの先頭の入出力点のアドレスを示し、その番号以降連続して各点のアドレスを割り付けます。
・２点単位の設定ができます。
・スイッチＢはセカンドＩＤ設定用です。

LEDカバーを開きアドレス設定スイッチを操作します。

2 4 8 16 32 64 128 B

アドレス設定スイッチ

24V0VDG

101101211321431541651761878

内部構成

端子配置

10111213141516171819

STVD-H□□T/ -CSEND

240

12345678161718192021222324252627

アドレス
スイッチ

コントロールチップ

28

アイソレーション部29

G G 0V 0V N P N P N P N P N P N012345678910111213

電源部

電圧検知

フォトカプラ

222324252627282930313233343536373812345678: 4.8mA min.

スイッチ,センサなど(2線式)

IN
3.3k部

24VN

耐電圧

回P

路

３線式センサ
+24V

9101112131415161718

出力

3.3k

端子台

39N

G G 0V N P N P N P N P N P N P N P N P N
0: 0〜24 V

入力電流(ON)

19Dショートピース

G 24V 0V

信号

2電源

N N P P 0ショートピース

123＜回路条件＞
3線式センサを使用する場合は24VとPを接続してください。

IN

Ｄ Ｄ 24Ｖ P 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1521

入力電圧範囲

24V〜IN (ON) : 16 V min.
間電圧 (OFF) : 7 V max.

・STVD-H16T/-C（16点入力）
20

内(OFF) : 2.4mA max.

14

ショートピース

基本仕様の場合、スイッチ[128]はONに設定しないでください。

C仕様の場合STVD-H04T-C : 最大設定252 (最大設定時使用アドレス252〜255)
STVD-H08T-C : 最大設定248 (最大設定時使用アドレス248〜255)
STVD-H16T-C : 最大設定240 (最大設定時使用アドレス240〜255)

24V
P

・STVD-H08T/-C（8点入力）
15注1) ID：断線位置検出のための識別番号
注2) 奇数アドレスに設定できるター
ミナルは特殊仕様です。

ユーザ

8 16 32 64 128 B(F/S)

9

Ｄ Ｄ 24Ｖ 24Ｖ NC NC P 0 1 2 3 4 5 6 7○○○： ： ： ： ： ： ：○： ： ： ： ： ： ：○ ○ ○ ○1

POWER

ショートピース○○ ○○印はON、無印はOFFの設定

センサターミナル STVD-H□□T / -C
24V
＜回路条件＞

G G 0V 0V N N P N P N○

ＩＤ番号の変化状態
ＯＦＦ ID=アドレス偶数アドレスのとき
ＯＮ
ID=アドレス＋1奇数アドレスのとき
ID=アドレス−1

インターフェース回路

スイッチ、センサなど＊3線式センサを使用する
場合は24VとPを接続してください。

12202
468
10：
128：
240

基本仕様の場合
STVD-H04T : 最大設定124 (最大設定時使用アドレス124〜127)
STVD-H08T : 最大設定120 (最大設定時使用アドレス120〜127)
STVD-H16T : 最大設定112 (最大設定時使用アドレス112〜127)

9

DG24V0V

Ｄ Ｄ 24Ｖ 24Ｖ P P 0 1 2 3

11

アドレス

スイッチの設定
4 8 16 32 64 128

19

スイッチ、センサなど

・STVD-H04T/-C（4点入力）

10

上向き設定でON です。

●スイッチＢの設定●アドレス設定方法●アドレス設定スイッチ

0D
G
24V
0V

○センサの動作方式
静電容量検知タイプなどの高感度なセンサについては、本システムのグランドとの接続の仕方で誤検知するおそれがありますので十分な動作確認が必要です。

19OUT

CONNECTION BOX

0120

OUT

センドユニット
２HB-4

PLCコネクタ

1124V
0V

PLCコネクタ

伝送ラインのＴ分岐に便利な分岐ユニットをおすすめします。

STVD-H□□T

Ｈシステム用ターミナル
ユニットの分岐ラインの最終位置にはエンドユニットを接続する必要はありません。

0VON

伝送ケーブルは本システム１系統１本としてください。
２系統以上まとめないでください。

24V

(15)

0V

0V

0V

ショートピース入力

3: 30 V max.

接続例
PLCコネクタへ（入力ユニット）

センドユニット

ON-LINE

POWER SEND

伝送ラインの内容
D,G :信号ライン
24V,0V:電源ライン

MONITORUNITS（入力ユニット）

STVD-H□□T

10

UNIT ADDRESS

1101211320143115

42165

ＤＧ
24V
0V

128 256

24V0V
ＤＣ電源(DC24V)

2センサターミナル

31761878

センドユニット1台に対し、ターミナ
ル を 20台 ま で 接 続できます。

伝送ラインには高圧線や動力線を近付けないでください。

199

POWER SEND

100

11121

132

14315416517618

7

STVD-H□□T0

1

151623

198

9
10

110

121

132

143

45176187198

センサ接続上の注意

9D
G
24V
0V

スイッチ、センサなど

0V
24V
GD

スイッチ、センサなど

0V

6424V

RUN
POWER

SIZE
32

DGER1 ER2 ER3 ER4 ER51（入力ユニット）

AC
SEND

03

DISPLAYSETSTVD-H□□T

POWER SEND

SD-H2(A)

安定化電源を使用してください。
電源電圧はDC24V〜DC27.6Vの間で設定してください。

センサターミナル

センサターミナルD

伝送ケーブル（キャブタイヤケーブル）○センサの残電圧
センサON時の残電圧が8V以下のものを選択してください。
これをこえるとセンサ信号が正常にとりこめません。

D
G
24V
0V

スイッチ、センサなど

G

D

24V

○センサの消費電力
2線式のセンサでの消費電流をセンサターミナルが十分供給できない場合があります。
ON電流、OFF電流の範囲に注意してください。

G0V
D
G
24V
0V

遠隔部分での電源
電圧降下には図のようなローカル電源方式を考慮してください。

センサターミナル（入力ユニット）

２系統の多芯ケーブル
１本化禁止

センドユニット
１POWER SEND

10

分岐ユニットHB-411321431154165DG
24V0V
DG

センサターミナル

PLCコネクタ（入力ユニット）

センドユニット
１

POWER SEND

231718789＋−＋−３線式センサ

STVD-H□□T0

1215163センサターミナル
10センドユニット
２111213141718（入力ユニット）

19

POWER SEND

012345678

CONNECTION BOX

HB-4

この場合ユニット間の接続はD-Gの信号２線のみとなります。

伝送ケーブルの総延長は最大２００ｍです。
ローカルＤＣ電源(DC24V)接続される全ユニットは同じ仕様で、ご使用ください。

アドレス設定6３線式センサの場合は24VとPを接続して下さい。

独立した伝送ケーブル
PLCコネクタ

分岐ユニットHB-4

STVD-H□□T

0

12

39・アドレス番号はコントローラの入出力点との対応をとるためのものです。
・ターミナルユニットのアドレス
設定スイッチで設定された番号はそのユニットの先頭の入出力点のアドレスを示し、その番号以降連続して各点のアドレスを割り付けます。
・２点単位の設定ができます。
・スイッチＢはセカンドＩＤ設定用です。

LEDカバーを開きアドレス設定スイッチを操作します。

2 4 8 16 32 64 128 B

アドレス設定
スイッチ

24V0V

D
G

10110

121

132

1431541651761878

内部構成

端子配置

101112

13

1415

16

171819STVD-H□□T/ -C
SEND

2

40

1

2

3

4

5

6

7

8

16

17

18

1920

21

22

23

24

25

26

27

アドレススイッチ

コントロールチップ

28

アイソレーション部29

G G 0V 0V N P N P N P N P N P N012345678910111213電源部

電圧検知

フォトカプラ

2223242526272829303132333435363738

12345678: 4.8mA min.

スイッチ,センサなど(2線式)

IN
3.3k部

24V

N

耐電圧

回P路

３線式センサ
+24V

9101112131415161718

出力

3.3k端子台39N

G G 0V N P N P N P N P N P N P N P N P N
0: 0〜24 V

入力電流(ON)

19Dショートピース

G 24V 0V

信号

2電源

N N P P 0ショートピース

123＜回路条件＞
3線式センサを使用する場合は24VとPを接続してください。

INＤ Ｄ 24Ｖ P 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1521

入力電圧範囲

24V〜IN (ON) : 16 V min.
間電圧 (OFF) : 7 V max.

・STVD-H16T/-C（16点入力）
20内(OFF) : 2.4mA max.

14

ショートピース

基本仕様の場合、スイッチ[128]はONに設定しないでください。

C仕様の場合STVD-H04T-C : 最大設定252 (最大設定時使用アドレス252〜255)
STVD-H08T-C : 最大設定248 (最大設定時使用アドレス248〜255)
STVD-H16T-C : 最大設定240 (最大設定時使用アドレス240〜255)

24V
P

・STVD-H08T/-C（8点入力）
15注1) ID：断線位置検出のための識別番号
注2) 奇数アドレスに設定できるター
ミナルは特殊仕様です。

ユーザ

8 16 32 64 128 B(F/S)

9Ｄ Ｄ 24Ｖ 24Ｖ NC NC P 0 1 2 3 4 5 6 7○○○： ： ： ： ： ： ：○： ： ： ： ： ： ：○ ○ ○ ○

1POWER

ショートピース○○ ○○印はON、無印はOFFの設定

センサターミナル STVD-H□□T / -C
24V
＜回路条件＞

G G 0V 0V N N P N P N○ＩＤ番号の変化
状態
ＯＦＦ ID=アドレス
偶数アドレスのときＯＮ
ID=アドレス＋1
奇数アドレスのとき
ID=アドレス−1

インターフェース回路

スイッチ、センサなど＊3線式センサを使用する
場合は24VとPを接続してください。

12202
468
10：
128：
240

基本仕様の場合
STVD-H04T : 最大設定124 (最大設定時使用アドレス124〜127)
STVD-H08T : 最大設定120 (最大設定時使用アドレス120〜127)
STVD-H16T : 最大設定112 (最大設定時使用アドレス112〜127)

9DG24V0V

Ｄ Ｄ 24Ｖ 24Ｖ P P 0 1 2 3

11

アドレス

スイッチの設定
4 8 16 32 64 128

19スイッチ、センサなど

・STVD-H04T/-C（4点入力）

10

上向き設定でON です。

●スイッチＢの設定●アドレス設定方法●アドレス設定スイッチ

0DG
24V
0V

○センサの動作方式
静電容量検知タイプなどの高感度なセンサについては、本システムのグランドとの接続の仕方で誤検知するおそれがありますので十分な動作確認が必要です。

19OUT

CONNECTION BOX

0120

OUT

センドユニット
２HB-4

PLCコネクタ

1124V
0V

PLCコネクタ

伝送ラインのＴ分岐に便利な分岐ユニットをおすすめします。

STVD-H□□T

Ｈシステム用ターミナル
ユニットの分岐ラインの最終位置にはエンドユニットを接続する必要はありません。

0VON

伝送ケーブルは本システム１系統１本としてください。
２系統以上まとめないでください。

24V

(15)

0V

0V

0V

ショートピース

入力

3: 30 V max.

外形寸法
単位：mm1.51.5●ＡおよびＢの寸法
01234567※は、DINレールアダプタを使用した場合です。
DINレール上に並べた時の間隔の最小値は1.5mmです。

31

POWER SEND

寸法

型式番号A100141191

STVD-H04T/ -C
STVD-H08T/ -C
STVD-H16T/ -C

9※B
90130180

※B
A

●型式番号

STVD-H□□T
STVD-H□□T-C

ＬＥＤカバー
端子カバー

センサターミナル●カバーの開け方
端子カバーを開けてからLEDカバーを開けてください。

STVD-H04T / -C： ４点ＤＣ入力
STVD-H08T / -C： ８点ＤＣ入力
STVD-H16T / -C：１６点ＤＣ入力

基本仕様：I/O点数128点 仕様
C仕様 ：I/O点数256点 仕様

546.5［Ｈシステム用］●端子仕様

φ4.5φ840●DINレール取付
DINレールアダプタを用いてDINレールに取付可能です。
1.5M3用43DINレール

DINレールアダプタ(左)DINレール

DINレールアダプタ(右)この表示は、取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

この表示は、取り扱いを誤った場合、傷害を負う可能性、および物的損害のみの発生が想定される内容です。

○システム安全性の考慮
本システムは、一般産業用であり安全用機器や事故防止システムなど、より高い安全性が要求される用途に対して適切な機能を持つものではありません。
○設置や交換作業の前には、必ずシステムの電源を切ってください。

6.0max.

57.5(60)●圧着端子
圧着端子を使用される
ときはM３用の右図の寸法のものを使用してください。

より線または圧着端子
Ｍ30.2〜0.4
0.3〜1.25［22〜16］

6.0
max.

1.5

結線方法
ねじ
締付トルク（N･m）
適用電線（mm2）[AWG]

本システム機器をお買いあげいただきありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みのうえご使用ください。
また、システム全体の取扱いについては テクニカルマニュアルをご参照ください。
安全にお使いいただくため、次のような記号と表示で注意事項を示していますので必ず守ってください。

〈取付時ご注意〉
本機の左右には1.5mm以上の隙間を必ず設けてください。

○システム電源ＤＣ２４Ｖ安定化電源を使ってください。
非安定電源はシステムの誤動作の原因となります。
○高圧線、動力線との分離
本システムは高いノイズマージンを有していますが、伝送ライン、入出力ケーブルは、高圧線や動力線から離してください。

○コネクタ接続、端子接続・コネクタ内側には金属くずなどを入れないでください。
・コネクタがはずれないようケーブル長さなどに配慮してください。
・誤配線は機器に損傷を与えます。
○本システムは、下記資料に定められた仕様や条件の範囲内でご使用ください。

1.5mm
POWER SEND

01234567

エラー表示
・本機には電源電圧低下検知の異常状態監視機能があります。
・POWERとSENDの表示が右の表のように異常状態の表示（エラー表示）を行います。
・エラー表示をした場合、正常に復帰させるにはいったん電源を切り、エラーの原因を取り除いてから、再投入してください。

●エラー表示
表示LED
POWER

SEND

表示状態
点灯
点滅
消灯
点滅
点灯
消灯

異常の内容
正常
電圧低下検知電源断
正常
伝送異常

POWER SEND

0123456

特 長7○三線式センサとの接続が容易にできます。
○ユニラインは各社のPLCに簡単に接続できる省配線データ伝送システムです。
○分岐配線時の断線検知機能に対応しています。
○センサターミナルはリミットスイッチ、光電スイッチや近接スイッチなどの信号をシリアル信号に変換し、伝送ラインに伝える入力用ターミナルユニットです。
○電圧低下検知機能が備わっています。
○DINﾚｰﾙにはDINﾚｰﾙｱ
ﾀﾞﾌﾟﾀを使って容易に取付けられます。

POWER 電源表示

SEND 伝送表示

緑項目
電源電圧
使用周囲温度
保存温度
使用周囲湿度
雰囲気
耐振動
耐衝撃
絶縁抵抗
耐電圧
耐ノイズ

緑

伝送信号が正常のとき点滅します。

項目
伝送方式
同期方式
伝送手順
伝送速度
接続方式
伝送距離

入力信号がONのとき点灯します。

LEDカバー内部に入力信号の先頭番地を指定するスイッチがあります。

6 74 52 30 1

LEDカバーDSENERPOW

本 社 工 場 〒617-0828 京都府長岡京市馬場図所27
TEL 075-955-0071(代) FAX 075-955-1063
東 京 営 業 所 〒110-0016 東京都台東区台東２丁目12-2 (不二DICビル) TEL 03-3833-5330(代) FAX 03-3833-5350
名古屋営業所 〒460-0026 名古屋市中区伊勢山２丁目13-22 ( I TOHビル) TEL 052-322-3481(代) FAX 052-322-3483
大 阪 営 業 所 〒550-0013 大阪市西区新町１丁目2-13 (新町ビル)
TEL 06-6538-7136(代) FAX 06-6538-7138
京 都 営 業 所 〒612-8487 京都市伏見区羽束師菱川町366-1
TEL 075-924-3293(代) FAX 075-924-3290
伏 見 工 場 〒612-8487 京都市伏見区羽束師菱川町366-1
TEL 075-931-2731(代) FAX 075-934-8746● お断りなくこの資料の記載内容を変更することがありますのでご了承ください。

© 2004 NKE Corporation

4

NO. UM528-D

ORNSSE

端子カバー仕様
双方向時分割多重伝送方式
ビット同期方式
ユニライン・プロトコル
29.4kbps（基本）マルチドロップ接続
最大200ｍ（基本）

●個別仕様

LINA
RM 4T

型式番号
STVD-H04T/-C STVD-H08T/-C STVD-H16T/-C
項目
4点
8点
16 点
入力点数
1.7W
2.9W
5.3W
※ 最大消費電力
135 g
190 g
270 g
質量TE-H0VDST仕様
DC 24Ｖ ＋15％ −10％
0〜＋50℃−20〜＋70℃
35〜85％RH 結露なきこと
腐食性ガスがないこと
JIS C 0040 に準拠
100m/s2
外部端子と外箱間 20ＭΩ以上
外部端子と外箱間 ＡＣ1000Ｖ 1分間
1200Ｖp-p （パルス幅1μs）●性能仕様

0,1,2,… 入力モニタ 赤

アドレス設定スイッチ(株)中村機器エンジニアリング）

●一般仕様

各部の名称
DC電源供給で点灯します。
電圧低下時点滅します。

（旧社名

仕 様

入力端子
入力信号などを接続する端子台です。

※センサ消費電力を含まず

1