給水事前協議書取扱要領

Ｈ27.4(H31.２.１ 改正)

加古川市上下水道局
加古川市の給水区域において、給水装置工事を施工しようとする場合は、あらかじめ加古川市の指定工事業者から給水装置工事申込書を提出し承認を受けなければなりません。
また、下記の内容に該当する場合は、給水装置工事の申込に先立ち事前協議書が必要となりますので、必ず事前協議の回答書を受けてから、給水装置工事の申込をしてください。
なお、事前協議を行わず事前着工されてしまっている場合には、厳正に処理させていただくことをあらかじめ申し添えます。
記１）給水装置工事の事前協議書を必要とする場合は、① 既設配水管より分岐して、公道内（国道・県道及び市道等）を縦断する口径が40㎜以上で、かつ、延長が50ｍ以上布設の給水装置工事。
② 工場、福祉施設及び中高層住宅等大口径給水装置工事（おおむね口径が40㎜以上）。
③ 道路、河川等の占用許可を受ける場合で事前に管理者との協議を必要とする場合。
④ 受水槽式給水、３階直圧式給水及び、直結増圧式給水の適用を受ける場合。
⑤ 水道直結式スプリンクラーを設置する場合（建築面積275㎡以上の福祉施設・消防法等による）⑥ その他管理者が必要と認めた事項。

２）事前協議書は別添の「様式１」により、正・副２部提出してください。
A 【受水槽式給水】（貯水槽水道）３）使用材料等については、加古川市給水装置工事施行基準書に基づき設計及び施工してください。
特に下記の内容等について留意してください。
① 配水管の水圧等に影響を及ぼさないために受水槽の流入配管に設置する定水位弁は、ＦＭバルブ・ＴＯＴＯバルブ・兼工業・ベン・アイエス工業、社製を承諾しています。また、配管はダブル配管としてください。
② 受水槽の流入配管には、水撃防止器具の設置及び逆流防止の措置をして下さい。
③ 地下式受水槽には、吸排気弁を取付けてください。
④75㎜以上の仕切弁はソフトシール弁とし、メータ２次側に流量調整弁を設置してください。

A-1（中高層集合住宅・各戸検針）

４）事前協議内容が受水槽式給水で中高層集合住宅の場合には、事前協議後、各戸徴収の適用を受けようとするものは、水道料金等の各戸徴収に関する取扱要綱に基づく契約を締結することが必要です。
B【3階直圧式給水】

C【直結増圧式給水】

５）３階直圧式給水及び直結増圧式給水の適用を受けようとする場合には、事前協議後、給水装置工事申込書の提出前に、３階直圧式給水申請書及び直結増圧式給水申請書（２部提出）が必要です。（別紙 各取扱要領を参照）（１）

【事務フロ－】 ○は別紙様式
Ａ 【受水槽式】 Ｂ 【３階直圧式】 Ｃ 【直結増圧式】 給水装置工事申込の場合の施工順序
申 込 者
３階直圧式給水装置工事
直結増圧式給水装置工事

依頼

加古川市指定工事事業者① 水圧調査依頼書
②事

設計変更

ＮＯ

前 協 議 書（ 適 用 条 件）
ＹＥＳ

受水槽式に変更 (再事前協議)③ ３階直圧式給水申請

直結増圧式給水申請

水理計算審査・誓約書
２部提出

水圧・現地調査回答書

承 認 書(水道局)⑤④ 給水装置工事申込書

局 受 理(承認)
工 事 施 工竣 工 図 提 出
局 竣 工 検 査
給 水 開 始（２）

受水槽式給水で各戸検針契約の場合
契約書3部（甲・乙・丙）同時に提出
設計審査・現地確認
施行承認・納付書発行・納入

Ａ－１【受水槽式給水】（中高層集合住宅の各戸検針）事前協議内容
受水槽式給水の場合で、中高層集合住宅における水道料金等の各戸徴収に関する取扱要綱の適用を受けようとするものは、下記事項を満たさなければならない。

１・適用住宅（事務所・テナント・雑居ビル等は対象外）
１）中高層住宅
２）独身寮
３）併用住宅

３階以上で住居を専用とする住宅。
３階以上で独身者が住居を専用とする住宅。
３階以上で住居を専用とする住宅と事務所、店舗等の住居以外のものが混在している住宅。（住宅の戸数が、総戸数の３分の２を超える場合）（注）施行規定第21条の２第３項

２・適用条件
受水槽以下の給水設備は、給水装置工事指針に基づき施工し、各戸に設置するメータは、当該住宅の所有者又は、使用者が責任をもって管理すること。
その他管理者が必要と認めた条件に適合していること。
（注）中高層集合住宅における水道料金戸等の各戸徴収に関する契約書

３・申請及び契約
上記適用条件を備えていれば中高層集合住宅の水道料金等各戸徴収取扱申請書に下記添付書類を添えて申請契約できる。
①給水設備の管理責任者選定届②中高層集合住宅の水道使用者名簿（新設時は給水開始をもって充てる。）③給水設備の配管図及び付属設備④給水設備維持管理委託業者選定届⑤その他（次記５・の書類）
申請図書（３部）を提出し、当該申請の給水装置及び給水設備を検査完了した後、別に定める契約書（申請時に３部提出、内１部印紙必要）に基づき契約する。
（注）中高層集合住宅における水道料金等の各戸徴収に関する契約書

４・各戸メータ設備【A 受水槽式給水・B ３階直圧式給水・C 直結増圧式給水】 のＰＳ内メ－タの場合共通

１）原則として、各戸にメータを設置する。
２）設置場所は、原則としてパイプシャフト内とする。
３）併用住宅においては、２階までの非住宅部分については、原則として構造上利用上独立して使用される区画（事務所等）毎に地付けメータを設置する。
３階以上の住宅の各戸メータは、パイプシャフト内とする。
４）メータは、正確に計量できるよう水平に取付け、検針並びに取替えが容易にできるようにする。（扉には施錠装置を設けないこと。）
５）各戸のメータ廻り設備は、メータユニット仕様書の通りとする。（別紙）他、加古川市指定の従来工法による配管とする。尚、扉に向かって右側を上流として設置する。
６）メータユニットは、下記業者のものを採用する。
(光明製作所・前澤給装工業・日邦バルブ・タブチ・栗本商事・新興弁栓・キッツ・ダンレン)
７）メータユニットは、床に直接取付けることとし、その他従来工法の場合は、床より50㎝以下とし、他の配管との間隔は15㎝以上保持する。
８）メータには、凍結防止カバーを施す。（メータ高さを考慮する。）（３）

５・ Ａ 【受水槽式給水】の給水装置工事申込書に必要な添付図書類
１）給水申込書（直圧部分の給水配管及び受水槽構造図及び、受水槽の六面点検距離を表す
設置位置図）※２）住宅の区画図
３）建物の付近見取図
４）水量計算書
５）立管系統図※６）各階平面図及び配管図
７）満減水警報装置位置図※８）各タイプ別の給水装置工事配管図（平面図・立面図・タイプ別の号数名）
９）承認図 ①受水槽
②ポンプ
③定水位弁（パイロット式バルブ）④ウォーターハンマー防止装置⑤電磁弁・ポールタップ等※⑥メータユニット⑦その他（流量調整弁・空気弁・ストレーナー等）※１０）各戸メータ廻り（ＰＳ内）詳細図
１１）その他※記は、受水槽式給水で住宅部分が2／3以上等の条件に該当する、各戸検針契約の場合に添付※各戸検針による給水申込書については、受水槽の給水申込書に各戸の区画表及び配管図を添付することで各戸の給水申込書は不要とする。

（４）

Ｂ 【３階直圧式給水】の適用条件の概要は？
３階直圧式給水取扱要領第３条（審査基準）、及び第４条（承認通知及び条件）による。
① 標準的には、給水高さ８ｍ（道路取付分岐地点の地盤高から）の範囲内の建物とする。
② 配水管最小動水圧は、0.2MPa以上とする。ただし、集合住宅棟は0.25MPa以上とする。
③受水槽と直圧の併用は認めない。
④水理計算が成り立つこと。
⑤メータ口径は、原則として20ｍｍ以上とする。ただし、集合住宅等で各戸毎にメータを設置する場合で管理者が認めた場合にはこの限りでない。
⑥その他

B 申請書に必要な添付図書類①位置図③給水装置の立面図⑤水理計算書⑦維持管理誓約書⑨その他②給水装置の平面図④建物構造図⑥誓約書⑧各戸メ－タ廻り（ＰＳ内メ－タの場合）詳細図

Ｃ【直結増圧式給水】の適用条件の概要は？
直結増圧式給水取扱要領第３条（審査基準）及び第５条（承認通知及び条件）による。
① 対象建物は、受水槽の設置を必要としない建物で、１日使用水量50㎥まで・集合住宅については、１棟当り50戸程度とする。また10階程度までとする。
（第４条の許可できない建物を除く）② 分岐給水取出管口径が25㎜の場合は口径75㎜以上、分岐給水取出管口径が40及び50㎜の場合は口径100㎜以上の配水管からとする。ただし基本的には１棟とするが、２棟以上となる場合は、総戸数100戸を限度とする。
③直結増圧式給水方式と他の給水方式との併用は認めないものとする。
④直結増圧式給水装置の故障、修理及び点検時の対応のため、直圧共用水栓を設置するものとする。
⑤ 配水本管最小動水圧0.25MPa程度を維持できる配水本管より分岐できる場合とする。
⑥ 水理計算が成り立つこと。
⑦ 使用圧力が0.75MPa以下の直結増圧式給水装置で給水できる建物を対象とする。
⑧原則として、増圧ブースターポンプの吸込側に減圧式逆流防止装置を設置すること。
（水理計算して確認のこと）⑨減圧式逆流防止装置のストレーナーの手前に泥吐き管を設置のこと。
⑩各戸検針となるため、各戸メ－タ廻りは受水槽式給水と同様の設備としオ－トロックを含め検針に支障がないこと。
⑪その他

C 申請書に必要な添付図書類①位置図③給水系統図⑤水理計算書⑦維持管理誓約書⑨増圧ブースターポンプ図⑪各戸メ－タ廻り（ＰＳ内）詳細図⑫その他②給水平面図④建物構造図
⑥誓約書⑧維持管理体制図⑩増圧ブースター等の定期保守点検契約書の写し

（５）

令和

（様式１）

年月日

加古川市上下水道事業管理者 様
申請者 住所
氏名
電話事 前 協 議 申 請 書（給水装置工事）
下記の建物に給水を行いたいので事前協議を申請します。
記

１・事業名
２・工事場所（位置図は別紙のとおり）

３・事業（建築）の概要
４・給水方式５・給水装置工事の概要①水量計算（１日の必要水量）②工事の概要（設計平面図・立面図は別紙のとおり）★既設配水管口径★取出し管 口径
★メータ口径６・工事の着手・完成予定㎜㎜㎜

令和年

ｍ３㎜

★受水槽有効容量★ブースターポンプ口径月日

～令和年

月日

７・事業主
８・事業施工業者
９・加古川市指定給水装置工事事業者
１０・連絡先 住 所
氏 名
電 話
H27.4.1

記
令和（様式１）

入年

例
月日

加古川市上下水道事業管理者 様
申請者 住所 加古川市加古川町北在家2000
氏名

加古川太郎

電話 ０７９（４１２）３４５６

事 前 協 議 申 請 書（給水装置工事）
下記の建物に給水を行いたいので事前協議を申請します。
記

１・事業名

△

２・工事場所

加古川市△

マンション新築工事△

加古川町北在家１２３４－５（位置図は別紙のとおり）

３・事業（建築）の概要
集合住宅，鉄筋コンクリート造６階建，２５戸

４・給水方式

直結増圧式給水（または、受水槽式給水，３階直圧式給水）

５・給水装置工事の概要①水量計算（１日の必要水量）別紙

水量計算表のとおり②工事の概要（設計平面図・立面図は別紙のとおり）★既設配水管口径 ２００ ㎜★受水槽有効容量★取出し管 口径
５０㎜
★ブースターポンプ口径★メータ口径㎜

６・工事の着手・完成予定

令和２年

７・事業主

加古川太郎

８・事業施工業者▲▲▲

９・加古川市指定給水装置工事事業者
１０・連絡先 住 所

水道 次郎

氏 名

水道 次郎

電 話

079-411-1234

６月

建設

１日

～

令和２年

（株）

ｍ３
４０ ㎜

２月２８日