３Ｍ 構内ハイ-KタームⅡ-EM
TM

T6SK / T6SAシリーズ
JCAA K1301
規格品

JCAA認証： 第11002号（屋内用）
第11008号（屋外用）※JCAA標準規格適合の水密端子使用時。

仕上り図

H
135以上

③ ④⑤⑥②⑦CVT、EM-CET、FPTケーブル用キット

200

① 端子
② ３MTM 自己融着性絶縁テープ フィットテープ③ 端末外被④ 高誘電率層（端末外被内蔵）⑤ スコッチⓇ 半導電性テープ 13⑥ 接地用クランプ⑦ 相色別テープ⑧ ブラケット⑨ ゴムスペーサー①②●

導体断面積（mm2）3504038400

40L

60

100
150
200

⑧250
325

⑨400
500

③ ⑤⑦⑧
④ ②⑨JH1422② ⑥350
400
410
420
450
460
460
460
480

40
45
60707080

L以上⑤⑦②⑧CV3心、EM-CE3心ケーブル用キット

403840040②⑤⑩⑪60100150200250325③ ⑤⑦J400400400400400400400H② ⑥④ ⑥⑧②H400200①

各部の寸法（mm）

L1422⑨200① 端子② ３MTM 自己融着性絶縁テープ フィットテープ③ 端末外被④ 高誘電率層（端末外被内蔵）⑤ スコッチⓇ 自己融着性テープ 23⑥ スコッチⓇ 半導電性テープ 13⑦ 相色別テープ⑧ 三又分岐管⑨ 接地用クランプ⑩ ブラケット⑪ 含浸黄麻布

導体断面積
（mm2）

4069⑨40⑩50②⑥⑪70⑫6070400
410

150420250460

400460●40404550※注意：上記L寸法は、当社標準寸法です。合わない場合は、ケーブル許容曲げ半径をご考慮のうえ、現場状況に合わせ長さ調整を行ってください。
屋内用は、UGSおよびUASへの適用も可能です。工法手順等の詳細についてはキット同装の工法書にてご確認ください。

69797945060794607089480708080898989

CV3心、EM-CE3心ケーブル用キット

導体断面積（mm2）L

各部の寸法（mm）
H

J14400406938400406960100400400400150400250400200325※H寸法はJIS圧縮端子使用時の参考寸法です。

69

① 端子
② ３MTM 自己融着性絶縁テープ フィットテープ③ 雨覆④ 端末外被⑤ 高誘電率層（端末外被内蔵）⑥ スコッチⓇ 自己融着性テープ 23⑦ スコッチⓇ 半導電性テープ 13⑧ 相色別テープ⑨ 三又分岐管⑩ 接地用クランプ⑪ ブラケット⑫ 含浸黄麻布224045350※H寸法はJIS圧縮端子使用時の参考寸法です。

105

105以上

③ ④⑥165

H②400500165①●3832580J69200⑪H40100⑩各部の寸法（mm）

350

6050L

142240L

200

CVT、EM-CETケーブル用キット

導体断面積（mm2）※H寸法はJIS圧縮端子使用時の参考寸法です。
※FPTケーブル用キットは38 ～ 325mm2の適用となります。

200

●

① 端子
② ３MTM 自己融着性絶縁テープ フィットテープ③ 雨覆④ 端末外被⑤ 高誘電率層（端末外被内蔵）⑥ スコッチⓇ 自己融着性テープ 23⑦ スコッチⓇ 半導電性テープ 13⑧ 接地用クランプ⑨ 相色別テープ⑩ ブラケット⑪ ゴムスペーサー①

各部の寸法（mm）

L

200

H

200

L

200

屋外用

135

屋内用

40
404550696979
79

400

607940070

8970※H寸法はJIS圧縮端子使用時の参考寸法です。

89

各種数値は参考値であり、保証値ではありません。
仕様及び外観は、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。
本書に記載してある事項、技術上のデータ並びに推奨は、すべて当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について保証するものではありません。
使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任のすべてを負うものとします。
売主及び製造者の義務は、不良であることが証明された製品を取り替えることに限定され、それ以外の責任は負いません。
本書に記載されていない事項若しくは推奨は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り、当社は責任を負いません。

３Mは、
３M 社の商標です。

カスタマーコールセンター

電力マーケット事業部

製品のお問い合わせはナビダイヤルでhttp://www.mmm.co.jp/electro/Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2021. All Rights Reserved.

0570-012-321

ELE-172-I(0421)

9:00～17:00 ／ 月～金（土日祝年末年始は除く）

特長●

端末本体内部にシリコーングリース（潤滑剤）を内蔵●

端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持●●

現場でのシリコーングリース塗布作業が不要なため、手や部材を汚すことなく、スムーズな作業が行えます。
端末本体を装着するだけで、テープ上巻きによる防水処理は不要です。

無半田接地用クランプは、1m被覆付接地リード線を採用（T6SKのみ）リード線へのテープ巻き、リード足し線の手間を省略します。

キット構成材料のハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル（EMケーブル）にも使用可能

キットの種類
適用ケーブル

CVT、EM-CET

導体サイズ
（mm2）
14

T6SA-RX-O
14/22-EM

T6SA-PX-O
14/22-EM

T6SK-RX-I
38/60-EM

T6SA-PX-I
38/60-EM

T6SA-RX-O
38/60-EM

T6SA-PX-O
38/60-EM

T6SK-RX-I100-EM

T6SA-PX-I100-EM

T6SA-RX-O100-EM

T6SA-PX-O100-EM

T6SA-PX-I200-EM

T6SA-RX-O200-EM

T6SA-PX-O200-EM

T6SK-RX-I150-EM

T6SA-PX-I150-EM

250

T6SK-RX-I250-EM

T6SA-PX-I250-EM

T6SK-RX-I200-EM

325

T6SK-RX-I325-EM

400

T6SK-RX-I400-EM

500

T6SK-RX-I500-EM

T6SA-RX-O150-EM

T6SA-PX-I325-EM

T6SK-FRX-I _ -EM

T6SA-RX-O325-EM−−

メーカー名選定表に示す番号が適用ケーブルサイズに相当します。

FPT（耐火ケーブル）
屋内用キット型番

T6SK-FRX-I 1-EM

T6SK-FRX-I 7-EM

T6SK-FRX-I 3-EM

T6SK-FRX-I 9-EM

T6SK-FRX-I 6-EM

T6SA-PX-O325-EM

T6SA-RX-O400-EM−

T6SA-RX-O500-EM

耐火ケーブル

1〜11

T6SK-FRX-I 5-EM

T6SA-PX-O250-EM−

耐火用キット選定表

耐火用キット型番

T6SK-FRX-I 4-EM

T6SA-PX-O150-EM

T6SA-RX-O250-EM※CV 単心用キットの場合は、上記CVT 用キットの型番記号を「-RX」から「-NX」に変更してご発注ください。
※キットに端子を含みません。別途ご用意ください。
※端子は水密型端子のご使用を推奨します。

T6SK-FRX-I 2-EM

CV3心、EM-CE3心

屋外用

キット型番

150200

CVT、EM-CET

T6SA-PX-I
14/22-EM

38100

CV3心、EM-CE3心T6SK-RX-I
14/22-EM

2260

屋内用

T6SK-FRX-I 8-EM
T6SK-FRX-I 10-EM
T6SK-FRX-I 11-EM※適合するキット型番は、各社FPTケーブルの型番・サイズ毎に異なります。
選定に際しては、ケーブルメーカー・型番・サイズを十分に確認のうえ、選定表をご利用ください。

3860

100

150200250

325NH-FP（T）

24678911住電日立社
フジクラダイヤ社

NH-FP
（T）

古河電工社

昭和電線社

導体断面積（mm2）ケーブル型番

EM-FP
（T）
EM-FP
（T）
（NH）

SFCC社

（2019 年 4 月現在）

NH-FP
（T）

EM-FT-8-C（-T）

EM-FT-8-C（-T）-N

NH-PFAK-HV
（-T）

12122

1333333565555※上記選定表記載以外のケーブル適用については、弊社までお問合せください。

7777－
788899981089－－

10101010－

10

グリース（潤滑剤）内蔵の端末チューブ、1m被覆付き接地リード線を採用。手間のかかる工程を省略し、作業性の大幅な向上を実現した差込式端末。

３MTM 自己融着性絶縁テープ
フィットテープ

シリコーングリース内蔵。
現場でのグリース塗布不要で、手が汚れず、工程がスムーズ
接地線の取付けは、無半田接地クランプをはめ込むだけで完了

端末本体外被チューブ
高誘電率層（ハイ- K 材料）

スコッチⓇ 半導電性テープ 13
無半田接地用クランプ
３MTM 自己融着性絶縁テープ
フィットテープOリングシールで気密性能を保持。
テープ上巻き等による防水処理不要

Oリングシール部

1m被覆付き接地線の採用により、リード線のテープ巻き・足し線処理不要
50cmリード裸線

構造図／屋内用※T6SKのみ

1mリード線被覆付き

キット構成屋内用

適用ケーブル⑤①⑬●②③⑪②

CVT、EM-CET、FPT用※CVT用14 - 60mm2のブラケットは、プレス成型品になります。
プレス成型品の場合、施工ラベルはブラケットに貼付されています。

④⑥●

巻⑤ 接地用クランプ（リード線被覆付）

個

CV3心、EM-CE3心用

スコッチⓇ 自己融着性テープ 23（9m巻き）⑥ 接地用クランプ（CV3心用）⑪②⑤⑬●⑮⑩⑧⑬●⑮CV3心、EM-CE3心用⑨⑫③11個

11個

個組

1−2−
1−

11111⑬ ゴムスペーサー個

11−⑮ 作業ゲージ枚

111⑭ 施工ラベル枚

111※シリコーングリース（潤滑剤）は端末本体に内蔵されていますが、 長尺処理等の補助としてキットに含んでいます。

⑥スコッチⓇ 半導電性テープ 13（700mm小巻品）

スコッチⓇ 自己融着性テープ 23（小巻品）
スコッチⓇ 自己融着性テープ 23（9m巻き）

単位個個

巻

CVT、EM-CET
33数量CV3心、EM-CE3心331

14 - 100mm2：1
150 - 325mm2：33−

14 - 100mm2：1
150- 325mm2：3

巻14 - 100mm2：1
150 - 500mm2：3

巻−14 - 100mm2：1
150 - 325mm2：2個

−

1

巻

⑦ 接地用クランプ（CVT用）

個⑨ すずメッキ軟銅線

個

14 - 100mm2：1
150 - 500mm2：2

14 - 100mm2：1
150 - 325mm2：2個−

1⑩ 三又分岐管個⑫ 相色別テープ（赤、白、青）組⑪ 含浸黄麻布⑭ ゴムスペーサー④−

1⑬ ブラケット
⑪3−

⑤

①3−

⑧ 接地用クランプ（CV3心用）⑥

1

14 - 100mm2：1
150 - 325mm2：3

巻④②−

型番番号 1 - 2：1
型番番号 3 - 10：2

⑩ 含浸黄麻布② 雨覆③−

14 - 100mm2：1
150 - 500mm2：3

14 - 100mm2：1
150 - 325mm2：2

３MTM 自己融着性絶縁テープ③フィットテープ（10m巻き）⑫

CVT、EM-CET用14 - 100mm2：1
150 - 325mm2：3

型番番号 1 - 2：1
型番番号 3 - 10：2

① 端末本体④⑨⑭

型番番号 1 - 7：1
型番番号 8 - 10：2

14 - 100mm ：1
150 - 500mm2：2

キット構成材料①33個

シリコーングリース（注意書きに添付）

適用ケーブル⑦

14 - 100mm2：1
150 - 250mm2：2
325 - 500mm2：33

数量⑧ すずメッキ軟銅線⑦

屋外用②CV3心、EM-CE3心−⑫ ブラケット

③巻

FPT

個

⑪ 相色別テープ（赤、白、青）⑩⑭

巻⑨ 三又分岐管①⑧⑫３MTM 自己融着性絶縁テープ
フィットテープ（10m巻き）

個

スコッチⓇ 半導電性テープ 13（700mm小巻品）③④⑨単位① 端末本体⑧⑫⑭

キット構成材料

CVT、EM-CET⑮ 施工ラベル⑯ 作業ゲージ個個枚枚3−
11−

1111−

1111※シリコーングリース（潤滑剤）は端末本体に内蔵されていますが、 長尺処理等の補助としてキットに含んでいます。

性能規格
本品は、JCAA K 1301「6600V架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用接続部性能基準」の規格取得品※です。

JCAA認証：第11002号／屋内用
第11008号／屋外用※ JCAA標準規格適合の水密端子使用時。

商用周波耐電圧

試験項目

性

能

常温：22kV、1 時間／高温（90℃）：19kV、1 時間

雷インパルス耐電圧

常温：± 85kV、3 回／高温（90℃）：± 70kV、3 回

商用周波電圧部分放電

10kV で発生しない、または 5.5kV で消滅

長期課通電

8.5kV、導体温度 95 ～ 100℃となる通電 8 時間を 30 回

気密49kPa（内圧）、1 時間

注水商用周波耐電圧（屋外用のみ）

8.5kV、1 分間でフラッシュオーバーなし

8.5kV、5 回でフラッシュオーバーなし
22
塩分付着密度：0.01mg/cm（屋内用）、0.06mg/cm（屋外用）

商用周波電圧汚損

耐トラッキング性（屋外用のみ）

噴霧回数 101 回で 0.5A 未満、または焼損なし

作業手順
12

3

4

接地用クランプの取付け

スコッチⓇ 半導電性テープ 13巻き

３MTM 自己融着性絶縁テープ
フィットテープ巻き

端末本体を挿入※1、2

屋内用

5端子を取付け、充電部に３MTM 自己融着性絶縁テープフィットテープを巻いて完成。

屋外用

5

端末本体上に雨覆を装着する。
（勘合位置まで挿入する。
）

6端子を取付け、充電部に３MTM 自己融着性絶縁テープフィットテープを巻いて完成。

※1：ケーブル段剥ぎ部表面へのシリコーングリース（潤滑剤）塗布は原則不要です。
※2：長尺処理等の場合はキット付属のシリコーングリースを追加でご使用ください。（屋内用のみ）