自動出力制御システム構成例
発電

発電

PCS

太陽電池
出力制御指令消費電力に合わせた自動制御で効率的な自家消費を実現

買電受変電盤

消費計測

発電計測

または買電計測

売らずに自家消費

自家消費

工場など
制御設定

自家消費型太陽光発電向け

電力会社

自動出力制御システム

計測表示端末Web アプリケーション※本システムは Solar Link ZERO の機能によって実現されます。また、制御設定は Solar Link ZERO の Web アプリケーションに接続して行います。

仕様
導入条件

※詳細はお問い合わせください。

PCS が出力制御に対応していること
自家消費制御に適した通信速度であること（PCS 台数による）自家消費制御に適した計測間隔であること（6 秒以下を推奨※ 1）

スケジュールにスケジュールに応じた制御設定
応じた制御設定

自家消費制御に適したスロープ時間を設定にできること

ZERO1台で計測可能な台数をPCS台数の上限とする消費電力（または買電電力）と発電電力のいずれか、または両方を計測していること※ 2発電状況と発電状況と制御結果の確認
制御結果の確認

設備容量が大きく消費が少ない場合は停止/待機ビットを利用した制御が必要になる場合がある※ 3※1 6秒を超える超えないに関わらず、制御にはタイムラグがあるため、間隔が長いほど適切に制御できなくなります。
による計測であること。パルスからの換算はできません。
※2 アナログまたはRS-485（PCS 経由など）（特に1 台当たりの容量が大きい場合）※3 日射変動による発電の変動が大きく、急な発電による逆潮流発生を防ぐため消費電力に消費電力に合わせた自動制御合わせた自動制御

動作環境
PC

Windows 7 / 10（ 32bit / 64bit ）対応 Webブラウザ

Internet Explorer11 / Google Chrome (最新版) / Mozilla Firefox (最新版)

その他

遠隔監視システム
遠隔監視システムで異常を早期発見
で異常を早期発見

制御設定用の PCを接続する構内ネットワークが必要です（計測機との直繋ぎも可）。
遠隔監視システムをご利用いただく場合は、別途インターネット契約が必要です。

Internet Explorerを使用する場合は、JavaScript 設定をON にしてください。
※他環境下での閲覧につきまして、動作保証は行っておりません。

コールセンター TEL : 075-634-8073

受付時間 : 平日 9: 00〜19: 00 / 土曜 9: 00〜17: 30※日曜、祝日、年末年始は休業いたします。

https://www.lapsys.co.jp【本社 】【 名古屋営業所 】【 東 京 支 店】

【 福岡営業所】【 仙台営業所】【 沖縄出張所】〒612 - 8083 京都市伏見区京町 1- 245
TEL : 075 - 604 - 4731 FAX : 075 - 621- 3665
〒160-0022 東京都新宿区新宿2 - 3 -10 新宿御苑ビル4階
TEL : 03 - 6457- 8026 FAX : 03 - 6457- 8027
〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町2 -1- 7 本町奥田ビル9階
TEL : 022 - 216 - 5060 FAX : 022 - 216 - 5061

YouTube〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1 - 22 - 16 ミナミ栄ビル３階
TEL : 052-747-6114 FAX : 052-747-6115〒812 - 0 013 福岡県福岡市博多区博多駅東1-13 - 9 博多駅東113ビル4階
TEL : 092 - 477 - 2130 FAX : 092 - 477 - 2077
〒900 - 0015 沖縄県那覇市久茂地1 - 1 - 1 パレットくもじ9階
TEL : 075 - 634 - 8073 FAX : 075 - 621 - 3665

https://www.youtube.com/user/LaplaceSystem
このカタログの記載内容は2018 年 9 月現在のものです。仕様は予告なく変更される場合があります。

特許取得
特許6364567号
特許 第第 6364567号

特許技術によって発電電力を最大化！

モニタリングシステム容量特許取得の発電制御技術で自家消 費型太陽光発電の発電効率アップ
電気は「 売る」より「使う」時代へ
太陽光発電による電気を電力会社に売らず、施設等で自ら消費する自家消費型太陽光発電。全量買取価格の低下や産業用電気料金ニーズ高まる自家消費型太陽光発電

4030

買取価格

工 場 ・ オ フ ィ ス で の 電 気料金

18 円

18 円 前 後 で 推 移

20

ルからは徐々に離れつつあります。今後は、より経済的とい

2012

2014

2016

全量買取価格
電気料金 ( 工場・オフィス向け）※消費電力を計測していない場合は、買電電力と発電電力から算出した値を用います。

2 0 1 8 ( 年度 )最大限まで発電したい…

発電過多になると逆潮発電過多を避けるため流が発生。電力会社とに最小消費電力に合わ
PCS 上 限発電電力できません。

90% で発電電力を制御

4

消費電力

8

スケジュールに応じた制御設定

き、任意の制御パターンとしても登録可能。消費電力の大幅な低下

1216
消費電力

(時)

20

発電電力

独自技術

他社システムとの比較
スケジュール設定が予想される昼休みや休日などに、PCS の出力を減らす設定をしておけば、発電過多による逆潮流を抑えられます。

を最大限には有効活用
消費電力

発電電力の場合 消費電力のスケジュール設定によって時間帯ごとに制御のパラメーターを変更でせて PCS の容量を抑します。

消費電力

POINT2

えると、発電システムの場合は PCS が停止

制御例

消費電力の変動に合わせた制御でより多くの発電電力を得られるように！

自家消費型太陽光発電が抱える課題とは…？の契約上、逆潮流禁止

合わせて消費電力の一定割合で発電電力を制御し、逆潮流の発生をきるようにします。

出典：資源エネルギー庁 電力小売全面自由化の進捗状況

PCS が止まってしまう…

特許技術低減します。適切な追従制御によって、発電電力を最大限に利用で10われる自家消費型へのニーズが高まると予想されています。

消費電力に合わせた自動制御

消費電力を発電電力が上回る場合、任意で設定したパラメーターに2018 年 4 月 現 在( 円 /k Wh)

電力料金の上昇を受けて、FIT に頼った売電型のビジネスモデ

POINT1

追従制御

当社

A社

発電電力B社

消費電力
逆潮流

発電電力が発生し、 PCS が停止

消費電力発電電力

逆潮流は発生しないが、 発電量が低下逆潮流の発生を避けながら発電量を最大化するという技術的課題が導入のハードルに…

POINT3

発電状況と制御結果の確認

Web アプリケーションによって発電状況や制御結果を確認できます。

CSV ダウンロード項目

さらに、過去の発電量や消費電力などのデータを CSV 形式でダウン・総交流電力量 ・総直流電力量ロードすることも可能です。

・総故障時間・総系統異常時間

・消費電力・買電電力

・出力指令値

特許技術によって発電電力を最大化！
ラプラスの 自動出力制御システム で課題を解決
得取得
許取特特許
7号
6 3366445566 7 号
第6
特許第特許

Web アプリケーション画面 ( 計測画面 )POINT4遠隔監視システムで異常を早期発見

オプション機能

遠隔監視システム＆サービス L・eye と連携すれば、いつでもどこで従来よりも発電効率を向上させる信頼の特許技術も発電状況を確認でき、異常時にはメールで通知されます。実績と信頼の高機能監視で太陽光発電の安定稼働をサポートします。

本システムは、独自の計算式で算出した出力指令値で PCS発電電力の有効利用も可能になりました。また、本特許での出力を制御する発電制御システムとして、2018 年 7 月には蓄電池を備えたシステムも請求範囲に含まれており、今特許を取得しました（特許 第 6364567 号）。

後はさらなる蓄電池需要を見込んで、充放電状況を考慮し低価格で高機能、さらに出力制御に標準対応する遠隔監視シ

消費電力の変動に合わせて PCS を自動で制御することで、た制御の実現を目指します。

ステム。幅広い設備に対応し、精緻な監視で発電低下や発逆潮流のリスクを抑え、さらに従来過剰に抑制されていたとは電停止による損失を最小限に抑えます。

L・eye 監視画面