MIXO モジュラーユニット

MIXO 300 A モジュールおよび圧着コンタクト

動力モジュール:CX 01 30 (16〜70 mm2) および CX 01B 30 (95、120 mm2)

PEモジュール:CX 01 30PE(16〜70 mm2) およびCX 01B 30PE(95、120 mm2)

圧着コンタクト: C30シリーズ サイズ16, 25, 35, 50, 70, 95および120

MIXO CX 01 30 および CX 01B 30

動力モジュール

1 極: 300 A  1000 V  8 kV  3  –  1300 VDCMIXO CX 01 30PE および CX 01B 30PE、PE モジュール
1 極: 300 A

40

詳しい説明はこちらをご覧ください。

i

技術的特徴

詳しい説明はこちらをご覧ください。

既存のMIXO 200A CX 01 Y インサートと同じサイズを維持しながら最大300Aの定格電流および導体断面積95 mm2 から120 mm2を満たす要求に応えるため、MIXO 200A モジュールのデザインを完全にオーバーホールすることとなりました。

結果として、導体断面積のサイズにより、2つのモジュール、およびより幅広いシリーズのコンタクトと適した圧着工具を開発することとなりました。これはケーブルの外径が多岐に渡ることと、それに伴いケーブルを保持する部品のサイズも異なるためです。

新しいC30シリーズ圧着コンタクトはフィンガープルーフのオスコンタクト(絶縁チップ付き)、それぞれ2つのサイズの動力モジュールとPEモジュールを含みます。
 01 (通常品)、新しいC30圧着コンタクト
サイズ16, 25, 35, 50および70用
 01B (大導体断面積)、新しいC30圧着コンタクト
サイズ95および120用

従って2つのサイズは異なる導体断面積をカバーし、それぞれ動力用(絶縁)とPE用(MIXOフレームとPEコンタクトを同電位で接続) でご用意がございます。合計で4つの異なるオスインサー
トおよびメスインサートで新しいC30圧着コンタクトをご使用いただけます。
同時に、新しいインサートは既存のMIXO 200A (動力用のCX01 YおよびPE用CX 01 YPE)に対し、95 mm2 および120 mm2(AWG 3/0および4/0)の導体断面積に対応することで、従来と同じサイズでありながら最大300Aに対応し、大電流モジュー
ルのラインナップを拡張しました。
 インサートは最新のEN IEC 60664-1:2020に基づく
最大 1300 VDC でご使用いただけます。

 C30圧着コンタクトシリーズはDIN 46235圧着スリーブに使用され、より一般的なDIN 48084に基づく圧着(六角形)を想定して設計されています。 手動油圧式圧着工具とバッテリー駆動油圧工具をご用意しております。(p54-55をご参照ください。)

 既存のMIXO 200A モジュールと同様に、新しい300A モジュー

ルはモジュラーインサート本体と、弊社特許構造である赤色のロックタブで固定されるコンタクトホルダーの2つの部品から構成されます。ただし、新しいモジュールは組み立てられた状態で提供されます。コンタクトの保持は弾性のあるリテーナーによってされるため、圧着した電線をコンタクトホルダーを取り外すことなく挿入することが可能です。

 “01”サイズと“01B”サイズのコンタクトホルダーは沿面距離を確保するための必要な絶縁部が異なるため、“01B” サイズ(95mm2〜120 mm2、AWG 3/0〜4/0) の方が“01”サイズ(16 mm2〜70 mm2、AWG 6〜2/0)よりも大型となります。誤配線を防ぐためそれぞれのモジュールは対応するC30圧着コンタクトのサイズが印字されています。

 CX 01 30M および CX 01B 30M オスインサートの嵌合面は絶縁突起で保護されており、C30フィンガープルーフコンタクト(C30MA 16 P〜C30MA 120 P、p43もご参照ください)と組み合わせてご使用いただくことで、フィンガープルーフのインサートとしてご使用いただけます。この特長はMIXO 200Aシリーズから進化を遂げたものとなります。

M 注 – フィンガープルーフの特長は特に、コネクタを外した後においてもオスコンタクトに危険なレベルの残留電圧が生じうる用途(キャパシタの放電など)に有効です。

 CX 01 30インサートのディレーティング曲線はCX 01 Y 200 Aの同じ導体断面積サイズの場合と近似です。 CX 01B 30モジ
ュールはより大きな導体断面積,95 mm2 および120 mm2 (AWG3/0および4/0)をカバーするため作成中です。

 被覆むき長さ: C30圧着コンタクトのページをご参照下さい。
 銀メッキコンタクト
 最大被覆外径:

01サイズモジュール (導体断面積70 mm2 / AWG 2/0)：ø 18.5
01Bサイズモジュール(導体断面積120 mm2 / AWG 4/0): ø 22.4

 認証

▪ cURus, CQC, DNV, BV, EAC 申請中▪

および▪ RoHS:- モジュラーインサート: 適合- C30シリーズ圧着コンタクト: 適合(適用除外 6(c))▶ 2種類のコンタクトホルダー
16〜70 mm2 用
95および120 mm2 用

オスインサートの絶縁突起およびフィンガープルーフコンタクトは偶発的な接触に対して最大限の安全性を確保します。

▶ MIXOフレームへのPE接続(PEモジュール)◀

注: PEコンタクトとMIXOフレームのアース接続を表すため、図は一部加工しています。

41

MIXO モジュラーユニット

CX 01 30F/30M – CX 01B 30F/30M

モジュラーユニットは、お使いになるエンクロージャやCOBシステムに適した寸法のフレームに装着してご使用ください。

1極

300 A – 1000 V – 1300 VDC

モジュラーインサート
16〜70 mm2

モジュラーインサート
95、120 mm2

 2023年6月リリース

 2023年6月リリース

モジュラーユニット用フレーム* バルクヘッドハウジングとのみご使用いただけます CN.22をご参照ください
詳細品

番品

番

コンタクトは別売りです。

メスインサート メスコンタクト用 (16〜70 mm2)		 CX 01 30F
オスインサート オスコンタクト用 (16〜70 mm2)		 CX 01 30M

コンタクトは別売りです。

メスインサート メスコンタクト用 (95、120 mm2)		
オスインサート オスコンタクト用 (95、120 mm2)		

CX 01B 30F
CX 01B 30M- EN61984による電気的特性:

300 A 1000 V 8 kV 3 – 1300 VDC
300 A 920/1600 V 8 kV 2

- cURus (ECBT2/8およびPVVA2/8) 申請中- CQC, DNV, BV, EAC 申請中- UL/CSA準拠定格電圧: 600 V- 絶縁抵抗: ≥ 10 GΩ- 周囲環境温度: -40 °C 〜 +125 °C- UL94-V0 難燃熱可塑性樹脂製- 機械寿命: ≥500回 (着脱)- 接触抵抗: ≤ 0.2 mΩ
最大電線被覆外径:- ø 18.5 mm 01サイズモジュール(導体断面積 70 mm2 / AWG 2/0)
- ø 22.4 mm 01Bサイズモジュール(導体断面積120 mm2 / AWG 4/0)

M

MFF

- 許容電流はディレーティング曲線をご覧ください。CN.22の28ページに追加詳細があります。

嵌合側 (前面)

嵌合側 (前面)▲マーク側▲マーク側F42記載の寸法は拘束力を持たず、予告なしに変更される場合があります。

MFM

イルメジャパン株式会社 tel:0120-920-103・www.ilme.jp

i300 A 銀メッキ圧着コンタクト詳 2023年6月リリース

細品

300 Aメス圧着コンタクト

AWG 6			AWG 4			AWG 2			AWG 1			AWG 2/0			
AWG 3/0			
AWG 4/0			

300 A オスフィンガープルーフ圧着コンタクト
16 mm2AWG 6			AWG 4			25 mm2
35 mm2
AWG 2			50 mm2
AWG 1			70 mm2
AWG 2/0			
AWG 3/0			
95 mm2120 mm2
AWG 4/0			- コンタクトピンの圧着にはイルメ公認の圧着工具を使用することをおすすめします。

C30FA 16
C30FA 25
C30FA 35
C30FA 50
C30FA 70
C30FA 95
C30FA 120
C30MA 16 P
C30MA 25 P
C30MA 35 P
C30MA 50 P
C30MA 70 P
C30MA 95 P
C30MA 120 P

銀メッキ

16 mm225 mm235 mm250 mm270 mm295 mm2120 mm2番

C30FA および C30MA..P コンタクト
導体
導体			
断面積
挿入穴 ø A ø B
CD(mm2)(mm)(mm) (mm) (mm)165.5
1842.7 39.1
257
1842.7 39.1
358.2
1843.7 40.1
50101849.2 45.6
70
11.5
1849.2 45.6
95
13.5
2149.2 45.6
120
15.5
2149.2 45.6

記載の寸法は拘束力を持たず、予告なしに変更される場合があります。

導体
被覆むき長さ(mm)19192022,522,522,522,5

イルメジャパン株式会社 tel:0120-920-103・www.ilme.jp

43

MIXO モジュラーユニット

CX 01 30PEF/30PEM – CX 01B 30PEF/30PEM
モジュラーユニットは、お使いになるエンクロージャやCOBシステムに適した寸法のフレームに装着してご使用ください。

PEモジュラーインサート
16〜70 mm2

1極300 A

PEモジュラーインサート
95、120 mm2

モジュラーユニット用フレーム

 CN.22をご参照ください詳細 2023年6月リリース品 2023年6月リリース

番品番

コンタクトは別売りです。

PE メスインサート メスコンタクト用 (16〜70 mm2)		 CX 01 30PEF
PE オスインサート オスコンタクト用 (16〜70 mm2)		 CX 01 30PEM
コンタクトは別売りです。

PE メスインサート メスコンタクト用 (95、120 mm2)		
PE オスインサート オスコンタクト用 (95、120 mm2)		

CX 01B 30PEF
CX 01B 30PEM- cURus (ECBT2/8およびPVVA2/8) 申請中- CQC, DNV, BV, EAC 申請中- 周囲環境温度: -40 °C 〜 +125 °C- UL94-V0 難燃熱可塑性樹脂製- 機械寿命: ≥500回 (着脱)- 接触抵抗: ≤ 0.2 mΩ
- 最大電線被覆外径:- ø 18.5 mm 01サイズモジュール(導体断面積 70 mm2 / AWG 2/0)
- ø 22.4 mm 01Bサイズモジュール(導体断面積120 mm2 / AWG 4/0)

嵌合側 (前面)MFF

嵌合側 (前面)

▲マーク側

▲マーク側

F

44

M

記載の寸法は拘束力を持たず、予告なしに変更される場合があります。

MFM

イルメジャパン株式会社 tel:0120-920-103・www.ilme.jp

i300 A 銀メッキ圧着コンタクト詳 2023年6月リリース

細品300 Aメス圧着コンタクト番AWG 6			
AWG 4			AWG 2			AWG 1			AWG 2/0			
AWG 3/0			
AWG 4/0			

C30FA 16
C30FA 25
C30FA 35
C30FA 50
C30FA 70
C30FA 95
C30FA 120

16 mm225 mm235 mm250 mm270 mm295 mm2120 mm2

AWG 6			AWG 4			AWG 2			AWG 1			AWG 2/0			
AWG 3/0			
AWG 4/0			

C30MA 16
C30MA 25
C30MA 35
C30MA 50
C30MA 70
C30MA 95
C30MA 120300 A オス圧着コンタクト- コンタクトピンの圧着にはイルメ公認の圧着工具を使用することをおすすめします。

銀メッキ

16 mm225 mm235 mm250 mm270 mm295 mm2120 mm2

C30FA および C30MA..P コンタクト
導体
導体			断面積
挿入穴 ø A ø BCD2(mm )(mm)(mm) (mm) (mm)165.5
1842.7 39.1
2571842.7 39.1
358.2
1843.7 40.1
50101849.2 45.6
70
11.5
1849.2 45.6
95
13.5
2149.2 45.6
120
15.5
2149.2 45.6

記載の寸法は拘束力を持たず、予告なしに変更される場合があります。

導体
被覆むき長さ(mm)19192022,522,522,522,5

イルメジャパン株式会社 tel:0120-920-103・www.ilme.jp

45

MIXO モジュラーユニット
組み立て手順CX 01/01B 30 – MIXO 300 A モジュール
コンタクトの挿入

CLICK!

46

1

コンタクトの取り外し
23

記載の寸法は拘束力を持たず、予告なしに変更される場合があります。

イルメジャパン株式会社 tel:0120-920-103・www.ilme.jp

i
組み立て手順CX 01/01B 30PE – MIXO 300 A PE モジュール
コンタクトの挿入

CLICK!

1

コンタクトの取り外し
23

記載の寸法は拘束力を持たず、予告なしに変更される場合があります。

イルメジャパン株式会社 tel:0120-920-103・www.ilme.jp

47

MIXO モジュラーユニット

MIXO 300 A モジュール
90°-アングル ネジ式接続
動力モジュール:

CX 01 30A (16〜120 mm2)

PEモジュール: CX 01 30PEA (16〜120 mm2)

MIXO CX 01 30 A 動力モジュール

1 P: 300 A 1000 V 8 kV 3 – 1300 VDCMIXO CX 01 30PEA, PEモジュール
1 P: 300 A
48

詳しい説明はこちらをご覧ください。

i

技術的特徴
70 A – 300 Aの高電流および導体断面積120 mm2までに対応可能な新しいモジュールです。このような電線は曲げ半径が大きくなり、十分な設置スペースを必要とする場合が多く、取り扱いが難しく、設置要件を満たすことができないこともあります。
新しいMIXO CX 01 30A動力モジュールおよびCX 01
30PEA PEモジュールは、そのような課題に対しILME社によって開発されたソリューションであり、通常の300A 圧着式モジュールと同様の定格および嵌合面を維持しながら、設置要件を最小に止めることに成功しており、MIXO大電流モジュールのポテンシャルを広げます。

 アングル型300Aモジュールのオス・メスコンタク
トは、DIN46235規格に準拠した圧着式ケーブルラグを接続することが可能です。(M8 Torx® T45ネジを使用)。導体断面積:10 mm2 、16 mm2、25mm2、35 mm2、50 mm2、70 mm2 、95 mm2 および120 mm2で市販されています。

 適切な絶縁性を確保するために、弊社は特別な絶縁カバープレートを設計し、隣接するモジュールのケーブルラグ同士が偶発的に接触することを回避しています。これにより従来の300Aモジュールと同様に定格電圧1000 Vおよび1300 VDCを維持しています。カバープレートは従来の200A 90°
アングルモジュールCX 01 YAF/Mから進化を遂げており、パネル組立の際に盤内の導通部分との接触を避けるためのスナップイン式のキャップが付属します。

 300 Aアングルモジュールは弊社のバルクヘッドマウントハウジングとご使用いただくことで、バスバー接続、制御盤への動力供給、HVACシステム、エナジーストレージのバックアップ用バッテリー用途などにご使用いただくことができます。

 動力用モジュールCX 01 30AMおよびCX 01B
30AMはフィンガープルーフコンタクトが付属します。 (PEモジュールはフィンガープルーフを必要としません。)
 CX 01 30AおよびCX 01 30PEAのディレーティ
ング曲線は導体断面積の適用範囲が同等であるCX 01 YAおよびCX 01 YPEA 200 Aと近似で、CX 01B 30AおよびCX 01B PEA はより大きな導体断面95 mm2 および120 mm2 (AWG 3/0および4/0)をカバーするため現在製作中です。
 被覆むき長さ: 9〜11 mm

 銀メッキコンタクト

 TORX® T45 ネジの締め付けトルク: 10 Nm
 認証▪ cURus, CQC, DNV, BV, EAC申請中▪

および▪ RoHS: 適合(適用除外 6(c))+ 90°

専用設計の絶縁カバー ◀
導通箇所との偶発的な接触を回避(並列設置の場合)▶ 絶 縁カバーおよび90°回転取付の可能なねじ式結線

M 注：図の絶縁カバーは内部の90°アングルを表すため、一部透明にして表示しています。

49

MIXO モジュラーユニット

CX 01 30AF/30AM

1極

300 A – 1000 V – 1300 VDC

モジュラーユニットは、お使いになるエンクロージャやCOBシステムに適した寸法のフレームに装着してご使用ください。

モジュラーインサート

モジュラーユニット用フレーム* バルクヘッドハウジングとのみご使用いただけます。
1) 熱伸縮チューブは付属します。

ケーブルラグは別売りです。

1)

 2023年6月リリース

 CN.22をご参照ください詳

細品

90° アングルネジ式接続
メスインサート メスコンタクト付き
オスインサート オスコンタクト付き- EN61984による電気的特性:

300 A

1000 V8 kV3–1)

番

CX 01 30AF
CX 01 30AM

1300 VDC

M- cURus (ECBT2/8およびPVVA2/8) 申請中- CQC, DNV, BV, EAC 申請中- UL/CSA準拠定格電圧: 600 V- 絶縁抵抗: ≥ 10 GΩ- 周囲環境温度: -40 °C 〜 +125 °C- UL94-V0 難燃熱可塑性樹脂製- 機械寿命: ≥500回 (着脱)- 接触抵抗: ≤ 3 mΩ

- 許容電流はディレーティング曲線をご覧ください。CN.22の28ページに追加詳細があります。

F嵌合側 (前面)▲マーク側F50M

記載の寸法は拘束力を持たず、予告なしに変更される場合があります。

イルメジャパン株式会社 tel:0120-920-103・www.ilme.jp

i
組み立て手順CX 01 30A – MIXO 300 A 90° アングルモジュール
1*BAB

*

2 バルクヘッドマウントハウジングのみ

25mm
最大3

◀ ケーブル外径*
追加のMIXOモジュール、ハウジングレバーは* フレームサイズ、図とは異なる場合があります。

平ワッシャー ▶

0°◀ 熱伸縮チューブ

12スプリングワッシャー ▶

C◀T
 ORX® T45 M8 × 20締め付けトルク：10 Nm

4YES

ケーブルラグ (別売り)NO

M8ネジ、16 〜 120 mm2

記載の寸法は拘束力を持たず、予告なしに変更される場合があります。

イルメジャパン株式会社 tel:0120-920-103・www.ilme.jp51

MIXO モジュラーユニット

CX 01 30PEAF/30PEAM

1極

モジュラーユニットは、お使いになるエンクロージャやCOBシステムに適した寸法のフレームに装着してご使用ください。

300 A

モジュラーインサート

モジュラーユニット用フレーム* バルクヘッドハウジングとのみご使用いただけます。
 CN.22をご参照ください
詳細90° アングルネジ式接続
PE メスインサート メスコンタクト付き
PE オスインサート オスコンタクト付き- cURus (ECBT2/8およびPVVA2/8) 申請中- CQC, DNV, BV, EAC 申請中

 2023年6月リリース
品番CX 01 30PEAF
CX 01 30PEAM

M- 周囲環境温度: -40 °C 〜 +125 °C- UL94-V0 難燃熱可塑性樹脂製- 機械寿命: ≥500回 (着脱)- 接触抵抗: ≤ 3 mΩF

嵌合側 (前面)▲マーク側F52

M

記載の寸法は拘束力を持たず、予告なしに変更される場合があります。

イルメジャパン株式会社 tel:0120-920-103・www.ilme.jp

i
組み立て手順CX 01 30PEA – MIXO 300 A 90° アングルPEモジュール
1*BAB*2 バルクヘッドマウントハウジングのみ

325mm
最大◀ ケーブル外径*
追加のMIXOモジュール、ハウジングレバーは* フレームサイズ、図とは異なる場合があります。
®
T45 M8 × 20締め付けトルク：10 Nm◀ TORX

4スプリングワッシャ ▶

平ワッシャー ▶

ケーブルラグ (別売り)

M8ネジ、16 〜 120 mm2

記載の寸法は拘束力を持たず、予告なしに変更される場合があります。

イルメジャパン株式会社 tel:0120-920-103・www.ilme.jp

53

工具

インサート

手動圧着工具

圧着ダイス品品

CX 01 30F/M
CX 01B 30F/M
CX 01 30PEF/M
CX 01B 30PEF/M

詳

細番 		

300 Aコンタクト用手動油圧式圧着工具
C30 シリーズコンタクト用
CEMBRE HT 131-Cモデル(圧着ダイス別売り)

C13PZ C

工具の仕様
- 圧着力 135 kN- 動作圧力: 700 bar- 外径寸法: 473 × 144 mm- 重量: 5.5 kg- 動作温度範囲: -15 〜 +50 °C

 工具はケースが付属します。

DIN 46235に基づく圧着ダイス		
C30 コンタクト 16 mm2 (AWG 6) 導体断面積用
C30 コンタクト 25 mm2 (AWG 4) 導体断面積用			
2C30 コンタクト 35 mm (AWG 2) 導体断面積用			
C30 コンタクト 50 mm2 (AWG 1) 導体断面積用			
C30 コンタクト 70 mm2 (AWG 2/0) 導体断面積用			
C30 コンタクト 95 mm2 (AWG 3/0) 導体断面積用			
C30 コンタクト 120 mm2 (AWG 4/0) 導体断面積用			

品　　番

Cembre 品番
MK8-C

10

C13D 35 C

MK12-C

10

C13D 50 C
C13D 70 C

C13D 95 C

C13D 120 C

54

MK10-C
MK14-C
MK16-C

MK18-C

MK20-C

C13D 16 C
C13D 25 CC13D 35 C
C13D 50 C
C13D 70 C
C13D 95 C
C13D 120 C(圧着ダイス別売り)

C13D 16 C

C13D 25 C番1013131414

圧着幅mm

ダイス
識別番号コンタクト

MK 8C30FA 16, C30MA 16, C30MA 16 P

MK 12C30FA 35, C30MA 35, C30MA 35 P

MK 10MK 14

MK 16MK 18
MK 20

C30FA 25, C30MA 25, C30MA 25 P
C30FA 50, C30MA 50, C30MA 50 P
C30FA 70, C30MA 70, C30MA 70 P

C30FA 95, C30MA 95, C30MA 95 P

C30FA 120, C30MA 120, C30MA 120 P

記載の寸法は拘束力を持たず、予告なしに変更される場合があります。

mm2162535507095120

導体断面積AWG64212/03/04/0

イルメジャパン株式会社 tel:0120-920-103・www.ilme.jp

i

工具

インサート

バッテリー駆動油圧式圧着工具

圧着ダイス品品

CX 01 30F/M
CX 01B 30F/M
CX 01 30PEF/M
CX 01B 30PEF/M

詳

細300 Aコンタクト用バッテリー駆動油圧式圧着工具
C30 シリーズコンタクト用
CEMBRE B1350-Cモデル- EU向け- UK向け- AUS向け- US/CAN向け(圧着ダイス別売り)番 		

C13PZ EL EU
C13PZ EL UK
C13PZ EL AU
C13PZ EL US

DIN 46235に基づく圧着ダイス		
C30 コンタクト 16 mm2 (AWG 6) 導体断面積用
C30 コンタクト 25 mm2 (AWG 4) 導体断面積用			
C30 コンタクト 35 mm2 (AWG 2) 導体断面積用			
C30 コンタクト 50 mm2 (AWG 1) 導体断面積用			
C30 コンタクト 70 mm2 (AWG 2/0) 導体断面積用			
C30 コンタクト 95 mm2 (AWG 3/0) 導体断面積用			
C30 コンタクト 120 mm2 (AWG 4/0) 導体断面積用			
工具の仕様- 圧着力132 kN- 最小動作圧 692 bar- 外径寸法: 338 × 344 × 83 mm- 重量 (バッテリー含む): 6,5 kg- 動作温度範囲: -15 〜 +50 °C番

C13D 16 C
C13D 25 C
C13D 35 C
C13D 50 C
C13D 70 C
C13D 95 C
C13D 120 C

 工具はケースが付属します。
(圧着ダイス別売り)

充電可能バッテリ- タイプ: CB1852L (Li-Ion) 18V, 5 Ah, 93.6 Wh- 重量: 0.66 kg

充電器- インプット: 220-240 V / 50-60 Hz (EU, UK, AU)- インプット: 115 V / 60 Hz (US)

品　　番Cembre 品番

C13D 16 C

MK8-C

10

C13D 35 C

MK12-C

10

C13D 25 C
C13D 50 C
C13D 70 C

C13D 95 C

C13D 120 C

MK10-C
MK14-C
MK16-C

MK18-C

MK20-C

1013131414

圧着幅mm

ダイス
識別番号

コンタクト

MK 8C30FA 16, C30MA 16, C30MA 16 P

MK 12

C30FA 35, C30MA 35, C30MA 35 P

MK 10MK 14MK 16MK 18
MK 20

C30FA 25, C30MA 25, C30MA 25 P
C30FA 50, C30MA 50, C30MA 50 P
C30FA 70, C30MA 70, C30MA 70 P

C30FA 95, C30MA 95, C30MA 95 P

C30FA 120, C30MA 120, C30MA 120 P

記載の寸法は拘束力を持たず、予告なしに変更される場合があります。

mm2162535507095120

導体断面積AWG64212/03/04/0

イルメジャパン株式会社 tel:0120-920-103・www.ilme.jp55