BA01579S/04/DE/03.16
71324510

Products

Solutions

Services

Gültig ab Version
1.09.xx

Betriebsanleitung
Fieldgate SFG500/SFM500
Access Point, Asset Monitor, Process Monitor

Power

PB DP

RS485

Run

PB ErrLAN 1

Failure

LAN 2
Reset

LAN 2

LAN 1

SFG5001.

Order code: XXXXX-XXXXXX
Ser. no.:XXXXXXXXXXXX
Ext. ord. cd.: XXX.XXXX.XX

Serial number

2.

www.endress.com/deviceviewer

Endress+Hauser Operations App

3.

2

Endress+HauserÄnderungshistorieÄnderungshistorie
Produktversion

BetriebsanleitungÄnderungen

Bemerkungen1.00.xx

BA00071S/04/DE/
01.11

Originalhandbuch-

1.00.xx

BA00071S/04/DE/
02.12

Korrektur Kapitel 3
Kapitel 5.1.1
Kapitel 5.3.4
Kapitel 5.3.5
Allgemein

IP LAN1: 10.126.84.100
Neue DTM-Funktion: PROFIBUS-Scan Range
Neue DTM-Funktion: Set Device Address
Textergänzung über Set Device Address
Nummerierung, Inhalt- und Stichwortverzeichnis

1.01.xx

BA00071S/04/DE/
03.13

Kapitel 5
Kapitel 5.2
Kapitel 5.3
Neue CD

Screenshots und Texte aktualisiert
Embedded Webserver hinzugezogen
Erweitete Funktionen neu strukturiert

BA00072S/04/DE/
01.13

Originalhandbuch-

BA00071S/04/DE/
04.14

Kapitel 1
Allgemein

Neu, IT-Sicherheit
Screenshots und Texte aktualisiert

BA00072S/04/DE/
02.14

Neue Funktion
Kapitel 1
Allgemein

Unterstützung HART Remote IO
Neu, IT-Sicherheit
Screenshots und Texte aktualisiert

BA00071S/04/DE/
05.14

Keine Änderung-

BA00072S/04/DE/
03.14

3.2.4 E-Mail-Einstellung
4.2 Assets

Optionen für die E-Mail Benachrichtigung
Gridansicht

BA00071S/04/DE/
06.14

Keine Änderung-

BA00072S/04/DE/
04.14

4.2 Assets

Zusätzlich unterstützte HART Remote IO

BA00071S/04/DE/
07.14

Keine Änderung-

BA00072S/04/DE/
05.14

3.2.4 E-Mail Einstellungen
4.2 Assets
4.2.2 Asset Bibliothek

Zusätzlich unterstützte HART Remote IO
Import, Export, Update von Asset
Bibliotheken und GSD Datein

BA00071S/04/DE/
08.15

Keine Änderung-

BA00072S/04/DE/
06.15

2 Assets
4.2.2 Asset Bibliothek

Zusätzlich unterstützte HART Remote IO
Filtern der Asset Bibliothek, Drucken vonAsset Beschreibungen

BA00071S/04/DE/
09.15

Kapitel 3.2.1
Kapitel 5.2.5
Kapitel 5.3.4

Screenshots aktualisiert
Screenshots aktualisiert
Screenshots gelöscht und Texte aktualisiert

BA00072S/04/DE/
07.15

3.1 Vorbereitung
3.2.1 Netzwerkeinstellung
3.2.2 Datum Zeit
3.2.3 SFG-Tag und Standort
3.2.4 E-Mail Einstellung
3.2.5 Firmware Update
4.1.1 PROFIBUS Live List
4.3.1 Event Logging

Screenshots aktualisiert
Screenshots und Text aktualisiert
Screenshots und Texte aktualisiert
Screenshots aktualisiert
Screenshots und Text aktualisiert
Screenshots aktualisiert
Screenshots und Text aktualisiert
Screenshots und Text aktualisiert

BA01579S/04/DE/
01.15

Neue Betriebsanleitung
9 Process Monitor

Zusammenführung BA00072S und
BA00071S

1.02.xx

1.03.xx

1.04.xx

1.05.xx

1.06.xx

1.07.xx

1.08.xx

Endress+Hauser3Änderungshistorie

4

Produktversion

BetriebsanleitungÄnderungen

Bemerkungen1.09.xx

BA01579S/04/DE/
02.16

Kapitel 6
Kapitel 12

Kopfzeile in Webserver angepasst
Fehleranzeige durch den SG500 Status in derKopfzeile

1.09.xx

BA01579S/04/DE/
03.16

Screenshots aktualisiert-

Endress+Hauser

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis
1

Hinweise zum Dokument . . . . . . . . . . . . 6

1.1
1.2

Dokumentfunktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Verwendete Symbole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.2.1 Warnhinweissymbole . . . . . . . . . . . . . 6
1.2.2 Symbole für Informationstypen . . . . . . 6
1.2.3 Elektrische Symbole . . . . . . . . . . . . . . 7
1.2.4 Zündschutzart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Software Symbole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.3.1 Fieldgate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.3.2 NAMUR NE107 . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Kennzeichnung im Text . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Ergänzende Dokumentation . . . . . . . . . . . . . . . 8
Verwendete Akronyme . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Eingetragene Marken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

2

Grundlegende Sicherheitshinweise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

6.1.2
6.1.3
6.1.4

PROFIBUS Monitor . . . . . . . . . . . . . . 23
PROFIBUS Einstellungen . . . . . . . . . . 23
PROFIBUS Slave Einstellungen . . . . . . 25

7

Asset Monitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

7.1
7.2

Status . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Asset Bibliothek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
7.2.1 Update Asset Bibliothek . . . . . . . . . . 31
7.2.2 Export Asset Bibliothek . . . . . . . . . . . 32
7.2.3 Import GSD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
7.2.4 Filtern der Asset Bibliothek . . . . . . . . 32
7.2.5 Anpassen von Asset Beschreibungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
7.2.6 Drucken von Asset Beschreibungen . . 33

8

Process Monitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

8.1
8.2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Anforderungen an das Personal . . . . . . . . . . .
Bestimmungsgemäße Verwendung . . . . . . . .
Arbeitssicherheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betriebssicherheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IT-Sicherheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10
10
10
10
10

8.3

Überwachung PROFIBUS DP/PA . . . . . . . . . . . 34
Überwachung PROFIBUS-Geräte hinter Siemens Link . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
HART-Geräte hinter Remote I/O . . . . . . . . . . . 38

9Events . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

3

Funktion und Systemaufbau . . . . . . . 11

10

Einstellungen und Informationen . . . 42

3.1

Funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.1 Access Point . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.2 Asset Monitor / Process Monitor . . . .
Systemaufbau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.1 Access Point . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.2 Asset Monitor / Process Monitor . . . .

10.1

10.2

Einstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
10.1.1 Netzwerk Einstellungen . . . . . . . . . . . 42
10.1.2 Datum und Zeit . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
10.1.3 SFG Tag und Standort . . . . . . . . . . . . 43
10.1.4 E-Mail Einstellungen . . . . . . . . . . . . . 44
10.1.5 Firmware Update und Neustart . . . . . 46
Informationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

11

Weitere Funktionen . . . . . . . . . . . . . . . 48

3.2

11
11
11
11
12
13

4

Inbetriebnahme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

4.1

Vorbereitungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
4.1.1 Rechner IP-Eigenschaften . . . . . . . . . 14
4.1.2 Webbrowser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
IP-Adresse der Schnittstelle LAN1 . . . . . . . . . 15
4.2.1 IP-Adresse des Fieldgate SFG500 . . . . 15
4.2.2 IP-Adresse des FieldCare-Rechners . . 16
Fieldgate SFGNetwork DTM . . . . . . . . . . . . . . 16
4.3.1 Installation der SFGNetwork DTM . . . 17
4.3.2 FieldCare DTM-Katalog aktualisieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

4.2
4.3

5

DTM für Fieldgate SFG500 . . . . . . . . . 18

5.1

Konfiguration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
5.1.1 Fieldgate SFG500 CommDTM . . . . . . 18
5.1.2 Konfigurieren des Proxy-Servers . . . . 19

6

Embedded Webserver . . . . . . . . . . . . . . 20

6.1

Embedded Webserver . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
6.1.1 PROFIBUS Live List . . . . . . . . . . . . . . 20

Endress+Hauser

11.1 Kommunikationsdialog . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
11.2 Setze Geräte Adresse (PROFIBUS) . . . . . . . . . . 49
11.3 DTM-Adressen einrichten . . . . . . . . . . . . . . . 49
11.4 Hilfe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
11.5 Über . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

12Störungsbehebung . . . . . . . . . . . . . . . . 51

12.1
12.2
12.3
12.4

FieldCare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Durch die LEDs auf dem SFG500 angezeigten
Fehler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
PROFIBUS Kommunikationsfehler . . . . . . . . . 52
Durch den Webserver angezeigten Fehler . . . . 52

13

Anhang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

13.1
13.2

Anhang A - IP-Einstellungen des Computers . . 53
Anhang B - Windows Firewall . . . . . . . . . . . . 54

Stichwortverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
5

Hinweise zum Dokument

Fieldgate SFG500/SFM500

1

Hinweise zum Dokument

1.1

Dokumentfunktion

Diese Anleitung liefert alle Informationen, die für die Nutzung der Software benötigt werden: Von der Produktbeschreibung, Installation und Bedienung über Systemintegration,
Betrieb, Diagnose und Störungsbehebung bis hin zu Software Updates und Entsorgung.

1.2

Verwendete Symbole

1.2.1

Warnhinweissymbole

SymbolBedeutung

GEFAHRGEFAHR!
Dieser Hinweis macht auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Tod oder schwerer Körperverletzung führen wird.
WARNUNG!

WARNUNG Dieser Hinweis macht auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Tod oder schwerer Körperverletzung führen kann.
VORSICHT!

VORSICHT Dieser Hinweis macht auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu leichter oder mittelschwerer Körperverletzung führen kann.

HINWEIS

1.2.2

HINWEIS!
Dieser Hinweis enthält Informationen zu Vorgehensweisen und weiterführenden Sachverhalten, die keine Körperverletzung nach sich ziehen.

Symbole für Informationstypen

SymbolBedeutung
Erlaubt
Kennzeichnet Abläufe, Prozesse oder Handlungen, die erlaubt sind.
Zu bevorzugen
Kennzeichnet Abläufe, Prozesse oder Handlungen, die zu bevorzugen sind.
Verboten
Kennzeichnet Abläufe, Prozesse oder Handlungen, die verboten sind.
Tipp
Kennzeichnet zusätzliche Informationen.
Verweis auf Dokumentation
Verweist auf die entsprechende Dokumentation zum Gerät.
Verweis auf Seite
Verweist auf die entsprechende Seitenzahl.
Verweis auf Abbildung
Verweist auf die entsprechende Abbildungsnummer und Seitenzahl.

,

,



…

Handlungsschritte
Ergebnis einer Handlungssequenz
Hilfe im Problemfall

6

Endress+Hauser

Fieldgate SFG500/SFM500

Hinweise zum Dokument

1.2.3
SymbolElektrische Symbole
BedeutungSymbolBedeutung

Gleichstrom

Wechselstrom

Gleich- und Wechselstrom

Erdanschluss
Eine geerdete Klemme, die vom
Gesichtspunkt des Benutzers über ein
Erdungssystem geerdet ist.

Schutzleiteranschluss
Eine Klemme, die geerdet werdenmuss, bevor andere Anschlüsse hergestellt werden dürfen.

Äquipotenzialanschluss
Ein Anschluss, der mit dem Erdungssystem der Anlage verbunden werdenmuss: Dies kann z.B. eine Potenzialausgleichsleitung oder ein sternförmiges Erdungssystem sein, je nachnationaler bzw. Firmenpraxis.

1.2.4

Zündschutzart

SymbolBedeutung0

Explosionsgeschützte, baumustergeprüfte Betriebsmittel
Befindet sich dieses Zeichen auf dem Typenschild des Gerätes, kann das Gerät entsprechend derZulassung im explosionsgefährdeten Bereich oder im nicht explosionsgefährdeten Bereich eingesetzt werden.

A0010932

A0026000

A0026001

Explosionsgefährdeter Bereich
Dieses Symbol in den Zeichnungen dieser Bedienungsanleitung kennzeichnet den explosionsgefährdeten Bereich. Geräte, die sich im explosionsgefährdeten Bereich befinden oder Leitungen fürsolche Geräte, müssen eine entsprechende Zündschutzart haben.
Sicherer Bereich (nicht explosionsgefährdeter Bereich)
Dieses Symbol in den Zeichnungen dieser Bedienungsanleitung kennzeichnet den nicht explosionsgefährdeten Bereich. Geräte im nicht explosionsgefährdeten Bereich müssen auch zertifiziertsein, wenn Anschlussleitungen in den explosionsgefährdeten Bereich führen.

1.3

Software Symbole

1.3.1

Fieldgate

SymbolBedeutungUpdate Asset Bibliothek:
Hochladen einer Bibliothek-Datei auf das Fieldgate SFG500
Export Asset Bibliothek:
Export einer Bibliothek-Datei vom Fielgate SFG500
Import GSD:
Import einer GSD-Datei mit zusätzlichen NAMUR NE107 Informationen
Filtern der Asset Bibliothek:
Filtern von Asset Beschreibungen nach Hersteller oder GerätetypAnpassen von Asset Beschreibungen:Ändern von bestehenden Asset Beschreibungen
Drucken von Asset Beschreibungen:
Drucken von einzelnen Asset Beschreibungen
Zeigt die verbundenen Geräte als Listenansicht an
Zeigt die verbundenen Geräte als Tabellenansicht an

Endress+Hauser

7Hinweise zum Dokument

Fieldgate SFG500/SFM500

SymbolBedeutung
Modulansicht: Zeigt die verbundenen Geräte als Modul anÖffnet die untergeordnete Live Liste

1.3.2

NAMUR NE107

Symbol Beschreibung
Status OK.
A0028390

Failure - das Gerät ist außer Betrieb bzw. fehlerhaft.
A0028391

Check Function - das Gerät wird überprüft, z.B. im Simulationsmodus.
A0028392

A0028393

A0028394

A0028395

Out of Specification - der Wert, der über den Stromausgang geliefert wird, ist außerhalb der eingestellten Grenzen.
Maintenance Required - das Gerät muss gewartet werden, z.B. Reinigung bei Ansatzbildung auf einem
Grenzschalter.
Not OK, Unknown - das Gerät hat Diagnoseinformationen, die nicht nach NAMUR NE107 eingeordnet werden können, weil die entsprechende Datei nicht in der Asset-Bibliothek vorhanden ist.

1.4

Kennzeichnung im Text

Auszeichnung Bedeutung

Besipiel

Fettdruck

Start → Programme → Endress+Hauser Option
Drucken im Menü Datei wählen.

1.5

Tasten, Schaltflächen, Programmsymbole, Registerkarten, Menüs, Befehle

Ergänzende Dokumentation

Die folgende Tabelle führt die geplanten und bereits bestehenden Dokumente auf, diesicherheitsrelevante Informationen, Installations-, Inbetriebnahme- und Betriebsanleitungen zum Fieldgate SFG500 und seinem Webserver enthalten. Die Richtlinien zu PROFIBUS
enthalten Informationen zur Gestaltung und Installation eines PROFIBUS-Netzwerks, insbesondere dazu, wie das Netzwerk geerdet wird, um elektromagnetische Einstreuungenauf dem Bus zu vermeiden. Die gesamte zum Zeitpunkt der Vertriebsfreigabe verfügbare
Dokumentation befindet sich auf der Fieldgate SFG500 CD-ROM oder auf www.endress,com und wird während des Setup unter Start → Programme → Endress+Hauser
SFG500 → Manuals installiert.
Dokumentation zum SFG500

8Beschreibung

DokumenttypBezeichnung

Fieldgate SFG500; Installation und Inbetriebnahme

Betriebsanleitung

BA00070S/04/DE

Fieldgate SFG500; Schnelleinstieg

Betriebsanleitung

BA00073S/04/A2

PROFIBUS-Richtlinien

Betriebsanleitung

BA034S/04/DE

Tutorial für FieldCare-Projekte

Betriebsanleitung

BA00065S/04/DE

Endress+Hauser

Fieldgate SFG500/SFM500

Hinweise zum Dokument

1.6

Verwendete Akronyme

Akronyme

Bedeutung

DCS

Distributed Control System

DHCP-Server

Dynamic Host Configuration Protocol Server

CPU

Central Processing UnitDP

Decentralized Peripheral

IP

Internetprotokoll

LAN

Local Area Network

NS

Next Station

PA

Prozessautomatisierung

SPS

Speicherprogrammierbare Steuerung (Programmable Logic Controller)

TS

This Station

UDP

User Datagram Protocol

1.7

Eingetragene Marken

PROFIBUS® ist eine eingetragene Marke der PROFIBUS-Nutzerorganisation, Karlsruhe/
Deutschland.
Microsoft®, Windows®, Windows 2000®, Windows XP®, Windows 2003 Server®, Windows 2008 Server®, Windows 7®, Windows10®, Windows Vista® und das Microsoft-Logosind eingetragene Marken der Microsoft Corporation.
Acrobat Reader® ist eine eingetragene Marke von Adobe Systems Incorporated.
Alle übrigen Marken- und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken derjeweiligen Unternehmen und Organisationen.

Endress+Hauser

9Grundlegende Sicherheitshinweise

Fieldgate SFG500/SFM500

2

Grundlegende Sicherheitshinweise

2.1

Anforderungen an das Personal

Das System muss gemäß den Anweisungen in diesem und weiterführenden Handbüchern
installiert, angeschlossen, konfiguriert, bedient und gewartet werden. Zudem muss das
Betriebspersonal berechtigt und entsprechend qualifiziert sein.

2.2

Bestimmungsgemäße Verwendung

Beim Fieldgate SFG500 handelt es sich um eine Systemkomponente, die einen unabhängigen Zugang zu einem PROFIBUS-Netzwerk bereitstellt. Es kann in verschiedenen Anwendungen benutzt werden, die durch entsprechende Betriebsarten unterstützt werden. Die
geeignete Betriebsart wird durch eine optionale Speicherkarte bestimmt (Fieldgate-Modul
SFM500).
Ohne Speicherkarte fungiert das Fieldgate SFG500 als Anlagenzugangspunkt (Access
Point). In diesem Fall wirkt es als Ethernet-Gateway mit adaptivem PROFIBUS Master
Klasse 2 und unterstützt FDT-basierte Plant Asset Management Anwendungen, z.B. FieldCare. Anwendungen, die eine Speicherkarte benötigen, sind in Vorbereitung und werdenin gesonderten Handbüchern beschrieben, siehe Kapitel 1.5. →  8
Mit Speicherkarte hört das Fieldgate SFG500 dem Busverkehr zu und präsentiert die
Ergebnisse in seinem Webserver. Der Benutzer kann den Gerätestatus nach NAMUR
NE107 überprüfen. Ereignisse auf dem Bus können auch aufgezeichnet werden und
Emails können zu bestimmten Ereignissen gesendet werden. Außer PROFIBUS-Geräteadressen kann der Asset Monitor keine Gerätekonfigurationen vornehmen. Dazu muss das
Fieldgate SFG500 mit FieldCare oder DeviceCare zusammenarbeiten, siehe Kapitel 5.
→  18

2.3

Arbeitssicherheit

Beim Betrieb des Fieldgate SFG500 als Access Point oder Asset Monior, sind die Hinweisein der Betriebsanleitung BA0070S/04/DE zu beachten.

2.4

Betriebssicherheit

Das Fieldgate SFG500 wurde für den sicheren Betrieb gemäß den aktuellen technischen
Sicherheits- und EU-Richtlinien konzipiert. Feldgeräte, Koppler/Links, Verbindungsdosen,
Kabel und andere Hardware-Komponenten, die in Verbindung mit dem Fieldgate SFG500
verwendet werden, müssen ebenfalls für den sicheren Betrieb gemäß den aktuellen technischen Sicherheits- und EU-Richtlinien konzipiert sein.
Wenn Geräte nicht korrekt installiert oder in Anwendungen eingesetzt werden, für die sie
nicht bestimmt sind, oder wenn das Fieldgate SFG500 nicht korrekt konfiguriert wird, istes möglich, dass Gefahren entstehen.

2.5

IT-Sicherheit

Eine Gewährleistung unsererseits ist nur gegeben, wenn das Gerät gemäß der Betriebsanleitung installiert und eingesetzt wird. Das Gerät verfügt über Sicherheitsmechanismen,um es gegen versehentliche Veränderung der Einstellungen zu schützen.
IT-Sicherheitsmaßnahmen gemäß dem Sicherheitsstandard des Betreibers, die das Gerät
und dessen Datentransfer zusätzlich schützen, sind vom Betreiber selbst zu implementieren.

10Endress+Hauser

Fieldgate SFG500/SFM500

Funktion und Systemaufbau

3

Funktion und Systemaufbau

3.1

Funktion

3.1.1

Access Point

Ohne Speicherkarte fungiert das Fieldgate SFG500 als Anlagenzugangspunkt (Access
Point). In diesem Fall wirkt es als Ethernet-Gateway mit adaptivem PROFIBUS Master
Klasse 2 und unterstützt FDT-basierte Plant Asset Management Anwendungen.
Der SFGNetwork DTM wird für FieldCare-Anwendungen zur Verfügung gestellt und bietet
folgende Funktionen:• Scannen für alle Fieldgates SFG500 im gleichen Ethernet IP Adressenbereich• Scannen für alle PROFIBUS DP/PA-Geräte im verbundenen Segment• Zugriff auf im Web-Server eingebettete Funktionen, z.B. Live-List, Einstellungen usw.
Der DTM wird standardmäßig mit FieldCare ab Version 2.09.xx ausgeliefert oder kann vonder Setup-CD-ROM des Fieldgate SFG500 installiert werden.

3.1.2

Asset Monitor / Process Monitor

Die Funktionalität (Geräteüberwachung) steht dann zur Verfügung, wenn ein Fieldgatemodul mit entsprechender Software im Speicherkartenplatz des Fieldgates eingeschoben
wird. In diesem Modus benutzt das Fieldgate SFG500 dessen parallelen Pfad zum PROFIBUS-Netzwerk, um eine Liste der Busteilnehmer aufzubauen sowie Busereignisse zu überwachen.
Folgende Funktionen werden angeboten:• Live list der Geräte am Bus mit Statusinformation gemäß NAMUR NE107• Nachweis von Busereignissen mit Ereignisstyp und Zeitstempel• Mitteilung von Busereignissen über Email• Beschaffung von zyklischen und azyklischen Prozesswerten
Auch wenn das Fieldgate SFG500 im Asset Monitor / Process Monitor Modus betrieben
wird, kann es zusammen mit FieldCare benutzt werden. Zusätzliche Funktionen werden im
Embedded Webserver des SFG500-DTMs dargestellt.

3.2

Systemaufbau

Das Steuerungsnetzwerk umfasst beispielsweise ein SPS- oder PLS-System und ein odermehrere PROFIBUS DP-Segmente. Je nach den tatsächlichen Gegebenheiten ist es möglich,dass weitere Master der Klasse 1 an das Netzwerk angeschlossen sind. Außerdem sind
PROFIBUS DP Slaves, Remote I/Os und Segmentkoppler oder PA-Links an das PROFIBUS
DP-Segment angeschlossen. Remote I/Os ermöglichen es beispielsweise, dass HARTGeräte in das PROFIBUS DP-Netzwerk integriert werden. Segmentkoppler oder PA-Links
stellen eine Verbindung zu PROFIBUS PA Slaves her und versorgen sie zudem mit Energie.
Über seinen Ethernet-Port ermöglicht das Fieldgate SFG500 den Host-Anwendungen den
Zugriff auf die Daten aus dem PROFIBUS DP-Segment unabhängig von Steuerungssystem.
Das Local Area Network (LAN), in dem sie arbeiten, kann ein separates Netzwerk oder ein
Bestandteil des Steuerungsnetzwerks sein. Das Fieldgate SFG500 stellt jeweils zu einem
PROFIBUS DP-Segment eine Verbindung her. Gibt es mehr als ein Segment in einem PROFIBUS DP-Netzwerk, dann ist für jedes Segment ein separates SFG500-Modul erforderlich.
Das Fieldgate SFG500 kann mit Hilfe eines Webbrowsers (z.B. Internet Explorer) überjeden beliebigen Computer im LAN konfiguriert werden. LAN2 ist mit einem DHCP-Serverausgerüstet, der eine Adresse an einen angeschlossen Rechner vergibt.

Endress+Hauser

11Funktion und Systemaufbau

Fieldgate SFG500/SFM500

3.2.1

Access Point
1

2

15

3
4

14
5
6
7

8
13
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

12

12

11

10 9

Systemarchitektur eines Fieldgate SFG500, das als Access Point arbeitet
FieldCare
Webbrowser
LAN 1 (Ethernet)
SFG500 PB MS2
PROFIBUS DP
DP/PA-Koppler (transparent)
DP/PA-Koppler (nicht transparent)
PROFIBUS PA mit PA Slave
HART Geräte hinter Remote I/O
DP Remote I/O (HART-Anschaltung)
DP Slave (PA-Profil)
PB Master Klasse 2 (Visitor)
PLC/DCS (zusätzlicher PB Master Klasse 1 optional)
PLC/DCS mit PB Master Klasse 1
Steuerungsnetzwerk

Endress+Hauser

Fieldgate SFG500/SFM500

Funktion und Systemaufbau

3.2.2

Asset Monitor / Process Monitor
1

2

15

3
4

14
5
6
7

8
13
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Endress+Hauser

12

11

10 9

Systemarchitektur eines Fieldgate SFG500, das als Asset Monitor arbeitet
FieldCare
Webbrowser
LAN 1 (Ethernet)
SFG500 PB MS2
PROFIBUS DP
DP/PA-Koppler (transparent)
DP/PA-Koppler (nicht transparent)
PROFIBUS PA mit PA Slave
HART Geräte hinter Remote I/O
DP Remote I/O (HART-Anschaltung)
DP Slave (PA-Profil)
PB Master Klasse 2 (Visitor)
PLC/DCS (zusätzlicher PB Master Klasse 1 optional)
PLC/DCS mit PB Master Klasse 1
Steuerungsnetzwerk

13Inbetriebnahme

Fieldgate SFG500/SFM500

4Inbetriebnahme• Dieser Abschnitt behandelt ausschließlich die physische Inbetriebnahme und denAnschluss des Fieldgate SFG500• Konfiguration und Betrieb des Fieldgate SFG500 für bestimmte Anwendungen werden in dieser Betriebsanleitung erläutert, siehe Kapitel 5.1 →  18
• Diese Betriebsanleitung geht davon aus, dass die Batterie des Fieldgates eingelegt
und das Netzwerk in Betrieb ist

4.1

Vorbereitungen

4.1.1

Rechner IP-Eigenschaften

Die Schnittstellen LAN1 und LAN2 des SFG500 ermöglichen die Kommunikation mit
einem Computer über den integrierten Web-Server.
Folgendes sicherstellen:• Das Internetprotokoll TCP/IP ist auf Ihrem Computer installiert und aktiv• Der Nutzer verfügt über Administratorrechte für den Computer und das Netzwerk• Der Nutzer verfügt über einen Satz von IP-Adressen, die von der IT-Abteilung autorisiert
wurden• Der Proxyserver für den Internet Browser ist deaktiviert.
Das Fieldgate SFG500 wird mit folgenden IP-Standardadressen ausgeliefert:• LAN1: 10.126.84.100• LAN2: 192.168.253.1
Darauf achten, dass kein anderer DHCP-Server im Netz ist.
Das Fieldgate SFG500 arbeitet auf der LAN2-Serviceschnittstelle als DHCP-Server undweist jedem angeschlossenen Computer automatisch eine IP-Adresse zu - vorausgesetzt,
der Computer wurde dafür konfiguriert, eine IP-Adresse zu empfangen. Zur späteren Verwendung in einem PROFIBUS-Netzwerk benötigt das Fieldgate SFG500 normalerweiseeine feste Adresse auf der LAN1-Betriebsschnittstelle. Diese Adresse muss im Web-Server
eingerichtet werden.
Die Mehrzahl der in einem Unternehmensnetzwerk eingesetzten Computer ist bereits
dafür eingerichtet, eine IP-Adresse von einem DHCP-Server zu beziehen und zu
akzeptieren. Wenn der Computer in einem Steuerungssystem verwendet wird, ist es
jedoch möglich, dass er über eine feste Adresse verfügt. In diesem Fall eine IPAdresse einstellen, wie in Anhang A beschrieben. →  53

4.1.2

Webbrowser

Die Mehrzahl der in Unternehmensnetzen eingesetzten Webbrowser läuft über einen Proxyserver. Diese Einstellung muss deaktiviert werden, wenn der Computer mit dem SFG500
Webserver kommunizieren soll. Die hier beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf
den Internet Explorer 8.0.

14Endress+Hauser

Fieldgate SFG500/SFM500

Inbetriebnahme

Webserver einstellen
1.

Mit der rechten Maustaste auf das Symbol des Internet Browsers auf dem Desktop
klicken und Eigenschaften auswählen.
 Das Dialogfenster Eigenschaften von Internet wird geöffnet.

2.

Auf die Registerkarte Verbindungen klicken und dann LAN-Einstellungen auswählen.
 Das Dialogfenster LAN-Einstellungen wird geöffnet.

3.

Das Kontrollkästchen für den Proxyserver deaktivieren.
 Das x verschwindet und die Felder für den Proxyserver werden grau dargestellt.

4.

Zweimal auf OK klicken.
 Die Einstellugen werden bestätigt und das Dialogfenster Eigenschaften von Internet wird geschlossen.

Die Verbindung zum SFG500 Webserver kann hergestellt werden.

4.2

IP-Adresse der Schnittstelle LAN1

4.2.1

IP-Adresse des Fieldgate SFG500

1.

Endress+HauserÜberprüfen ob der Rechner und die Schnittstelle LAN1 mit einem Crossover Kabel
verbunden sind.

15

Inbetriebnahme

Fieldgate SFG500/SFM500

2.

Die IP-Adresse 192.168.253.1. der Schnittstelle LAN2 in den Internet Browser eingeben und bestätigen.
 Die Einführungsseite des Webservers wird geöffnet.
3.

In der Menüleiste auf Login klicken.
 Der Schreibschutz wird deaktiviert.

4.

Benutzernamen (admin) und Passwort (admin) eingeben und bestätigen.

5.

Auf die Registerkarte Einstellungen klicken.
6.

Die gewünschte EtherNet/IP-Adresse, Network Mask und Default Gateway eingeben und auf Übernehmen klicken.
 Die Änderungen werden im Fieldgate SFG500 gespeichert.

7.

Auf Logout klicken.
 Der Schreibschutz wird wieder aktiviert.

4.2.2

IP-Adresse des FieldCare-Rechners

Bevor FieldCare mit dem PROFIBUS-Netzwerk über Fieldgate SFG500 verbunden werdenkann, muss der FieldCare-Rechner eine Adresse im Adressenbereich des Netzwerks gegeben werden.
1.

Dem Rechner eine Adresse in derselben Adress Domain, wie die des Fieldgate
SFG500 geben, siehe Anhang A. →  53

2.

Den Rechner mit der Ethernet Schnittstelle LAN1 über ein Crossover Kabel verbinden. Für einen Switch oder einen Router ist ein Patch-Kabel notwendig.

3.

Die Verbindung mit dem DOS-Kommando ping xxx.xxx.xxx.xxx prüfen, wobei X die
IP-Adresse des Fieldgate SFG500 ist.
 Ein FieldCare-Projekt kann gestartet werden.
Gibt es keine Verbindung, wie in der Betriebsanleitung BA00070S/04/DE beschrieben, vorgehen.

4.3

Fieldgate SFGNetwork DTM

Wenn das Fieldgate SFG500 zusammen mit FieldCare verwendet wird, arbeitet er ausschließlich als reiner Access Point. Zu diesem Zweck ist eine CD-ROM im Lieferumfang
enthalten, auf der sich die DTMs und die Dokumentation befinden. Die DTMs müssen

16

Endress+Hauser

Fieldgate SFG500/SFM500

Inbetriebnahme

zunächst in FieldCare eingebunden werden, bevor das Fieldgate SFG500 verwendet werden kann.
Die Installation des SFGNetwork DTMs ist nicht notwendig für FieldCare Version
2.09.xx oder höher: In diesem Fall wird der SFGNetwork DTM als Teil der DTM-Bibliothek installiert. Es wird ein Update empfohlen, da mit dem Fieldgate SFG500 eine
neuere Version der SFG500 DTMs ausgeliefert werden kann.

4.3.1

Installation der SFGNetwork DTM

1.

Die CD-ROM in das Laufwerk einlegen.
 Das Setup-Programm startet automatisch.

2.

Auf CommDTM klicken und den weiteren Anweisungen folgen.

4.3.2

FieldCare DTM-Katalog aktualisieren• Wird ein neuer DTM installiert, muss der FieldCare DTM-Katalog aktualisiert werden. Es werden Administratorenrechte benötigt um den FieldCare DTM-Katalog zu
aktualisieren.
• Wenn ein SFG500 DTM bereits im Katalog vorhanden war, dann wird er automatisch aktualisiert und im rechten Fensterfeld als geändert angezeigt.
DTM-Katalog aktualisieren
1.

FieldCare starten und als Administrator anmelden.

2.

Im Einstiegsdialog auf Fortsetzen klicken und im FieldCare-Dialogfenster auf Öffnen
klicken.

3.

DTM-Katalog öffnen und Aktualisieren klicken.
 Das Dialogfenster Update DTM Catalog wird angezeigt. Der linke Fensterbereich
ist am Anfang leer.

4.

Aktualisieren klicken.
 Suche nach DTMs wird gestartet, dieser Vorgang kann einige Minuten in
Anspruch nehmen.
Nach beendeter Suche wird der neue DTM-Katalog angezeigt.

5.

Neue DTMs auswählen und auf Verschieben>> und OK klicken.
 Das Dialogfenster Update DTM Catalog wird geschlossen und die Änderungenübernommen.

DTM-Katalog ist aktualisiert.

Endress+Hauser

17

DTM für Fieldgate SFG500

Fieldgate SFG500/SFM500

5

DTM für Fieldgate SFG500

Dieses Kapitel enthält eine kurze Beschreibung der verfügbaren Funktionen welche überden Fieldgate SFG500 Geräte-DTM aufgerufen werden können. Alle Funktionen werden
mit einem Klick mit der rechten Maustaste auf dem angeschlossenen DTM und Auswahl
des entsprechenden Kontextmenüs aufgerufen. Diese Vorgehensweise ist nicht durch
Screenshots illustriert.

5.1

Konfiguration

5.1.1
Fieldgate SFG500 CommDTM‣ Im Dialogfenster Netzwerk mit der rechten Maustaste auf den Eintrag Konfiguration
klicken.
 Der Fieldgate SFG500 Geräte-DTM wird geöffnet.

Bedeutung der einzelnen Parameter:
Parameter Bedeutung

18

Identification

Wenn das Fieldgate SFG500 Geräte-DTM manuell zu einem Netzwerk hinzugefügt wird, erlaubt
das Menü drei Möglichkeiten das Gerät zu identifizieren, das zum DTM verbunden werden soll.
• Das Eingabefeld Serial Number wird aktiviert:– Die Seriennummer des Gerätes eingeben und die Eingabetaste drücken
– Die Verbindung wird aufgebaut und die IP-Adresse und das Geräte-Tag erscheinen• Das Eingabefeld IP Address wird aktiviert:– Die IP-Adresse des Gerätes eingeben und die Eingabetaste drücken
– Die Verbindung wird aufgebaut und die Seriennummer und das Geräte-Tag erscheinen• Das Eingabefeld Device Tag wird aktiviert:– Den Geräte-Tag des Gerätes eingeben und die Eingabetaste drücken
– Die Verbindung wird aufgebaut und die Seriennummer und die IP-Adresse erscheinen

SerialNumber

Zeigt die Seriennummer des verbundenen Gerätes an.
Wenn der DTM Offline ist, kann das Feld auch benutzt werden, um eine Verbindung zu einem
anderen Gerät aufzubauen, siehe oben

IP Address

Zeigt die IP-Adresse des verbundenen Gerätes an
Wenn der DTM Offline ist, kann das Feld auch benutzt werden, um eine Verbindung zu einem
anderen Gerät aufzubauen, siehe oben

Device Tag

Zeigt das Geräte-Tag des verbundenen Gerätes an• Wenn der DTM Offline ist, kann das Feld auch benutzt werden, um eine Verbindung zu einem
anderen Gerät aufzubauen, siehe oben
• Wenn der DTM Online ist, kann das Feld auch benutzt werden, um das Tag des verbundenen
Gerätes zu ändern

Start Address

Niedrigste Adresse, die bei der Suche nach Teilnehmern am Bussystem abgefragt wird

End Address

Höchste Adresse, die bei der Suche nach Teilnehmern am Bussystem abgefragt wird

Endress+Hauser

Fieldgate SFG500/SFM500

DTM für Fieldgate SFG500

5.1.2

Konfigurieren des Proxy-Servers

Um die Einstellung des Proxy-Servers zu ändern, muss das SFG500 DTM Offline sein.
Einige Dialoge des SFG500 CommDTM sind Webseiten, die vom verbundenen Fieldgate
SFG500 bereitgestellt werden. Um den Web-Server aufzurufen, kann es notwendig sein
den Proxy-Server zu konfigurieren.

‣ Der Proxyserver wird in Erweiterte Einstellungen des Konfigurationsdialogs konfiguriert.
Im Dialogfenster Konfiguration in der Baumansicht auf den links liegenden Knopf inder Symbolleiste klicken und Erweiterte Einstellungen auswählen.
 Der Proxyserver kann konfiguriert werden.

Die Optionen des Pulldown-Menüs:
Parameter

Bedeutungautomatic (default) Zuerst werden die Systemeinstellungen benutzt. Wenn keine Verbindung aufgebaut werden kann, wird die Option no Proxy Server benutzt

Endress+Hauser

system settings

Die Einstellungen des Webbrowsers werden benutzt

no proxy

Der Proxyserver wird ausgeschaltet

19

Embedded Webserver

Fieldgate SFG500/SFM500

6

Embedded Webserver
Ab Version 1.09.xx wir der Fieldgate SFG500 TAG und der Fieldgate SFG500 Status inder Kopfzeile des Webserver angezeigt.

3
1
2

Kopfzeile im Webserver
Fieldgate SFG500 TAG
Fieldgate SFG500 Status

SymbolBeschreibung
Fieldgate Status: OK
Interner Fehler, bitte SFG neustarten
Senden der E-Mail nicht möglich
Senden der Test E-Mail nicht möglich
Zeitsynchronisation fehlgeschlagen
Keine übereinstimmende Baudrate
Kein Datentransfer, PROFIBUS Einstellungen überprüfen
Keine freie PROFIBUS Adresse gefunden

6.1

Embedded Webserver

Das Menu Embedded Webserver stellt alle Funktionen des Fieldgate Webservers in einer
DTM-Umgebung dar.
1.

Das SFG500 DTM muss zuerst verbunden sein, sonst erscheint der Eintrag nicht im
Menü.
Mit der rechten Maustaste auf den Eintrag SFG500 klicken.

2.

Mit der rechten Maustaste auf den Eintrag Weitere Funktionen → Embedded Webserver klicken.

3.

Die Registerkarte Netzwerk auswählen.
 Die PROFIBUS Live List wird geöffnet.

6.1.1

PROFIBUS Live List

Die PROFIBUS Live List zeigt alle Geräte an, die durch das gewählte Fieldgate SFG500
gesehen werden können.

20

Endress+Hauser

Fieldgate SFG500/SFM500

Embedded Webserver

Tabellenansicht1.

Mit der rechten Maustaste auf den Eintrag Weitere Funktionen → Embedded Webserver klicken.

2.

Die Registerkarte Netzwerk auswählen.
 Die PROFIBUS Live List wird geöffnet.

Die Bedeutung der einzelnen Parameter:
Parameter

BedeutungÜbersichtsta- Zeigt die Anzahl von Geräten auf dem Bus, zusammen mit ihrer Art und dem Status anbelle• Grün: Gerät ist im zyklischen Datenaustausch; Status OK• Gelb: Gerät ist im zyklischen Datenaustausch; Diagnosemitteilung steht an• Orange: Gerät hat im zyklischen Datenaustausch nicht einsteigen können
• Grau: Gerät is vorhanden aber nicht im zyklischen Datenaustausch• Blau: Fieldgate SFG500
Zeigt die verbundenen Geräte als Listenansicht an
Zeigt die verbundenen Geräte als Tabellenansicht an

Endress+Hauser

Scanning
State

Zeigt an von wie vielen Geräten die erweiterten Informationen (Tag, diagnose, usw.) schon eingelesen worden ist. Sind von allen Geräten die erweiterten Information eingelesen wird Scannen abgeschlossen angezeigt. Werden nachträglich Geräte angeschlossen werden nur die
zusätzlich angeschlossenen Geräte im Scanning State angezeigt.

Live-ListMatrix

Zeigt den Typ und die PROFIBUS-Adresse des Gerätes an• Mxxx: Master mit PROFIBUS-Adresse xxx• Syyy: Slave (Gerät) mit PROFIBUS-Adresse yyy• Farbe: wie in der Übersicht

21

Embedded Webserver

Fieldgate SFG500/SFM500

Listenansicht
1.

Auf Show List View klicken.
 Die Liste aller verbundenen Geräte wird angezeigt.

2.

Auf ein Gerät klicken.
 Die Gerätedetails werden angezeigt.

3.

Auf Show Grid View klicken.
 Die Tabellenansicht wird wieder angezeigt.

Die Bedeutung der einzelnen Parameter:
Parameter

BedeutungÜbersichtstabelle

Zeigt die Anzahl von Geräten auf dem Bus, zusammen mit ihrer Art und dem Status an• Grün: Gerät ist im zyklischen Datenaustausch; Status OK• Gelb: Gerät ist im zyklischen Datenaustausch; Diagnosemitteilung steht an• Orange: Gerät hat im zyklischen Datenaustausch nicht einsteigen können
• Grau: Gerät is vorhanden aber nicht im zyklischen Datenaustausch• Blau: Fieldgate SFG500
Zeigt die verbundenen Geräte als Listenansicht an
Zeigt die verbundenen Geräte als Tabellenansicht an

Live List
Slave

Slave-ID in der PROFIBUS Live List (Saaa, aaa = PROFIBUS-Adresse)

Ident

Gerätetyp des Slave

Gerätetyp

Herstelleridentifikation des Gerätetyps

Serial No.

Hersteller-Seriennummer des Slave

Geräte Tag

Messstellebezeichnung des Slave

Status• OK: Keine Ereignisse seit dem letzten Neustart des Monitors• DIAG: Geräte-Ereignisse seit dem letzten Neustart des Monitors• FAIL: Geräteausfall seit dem letzten Neustart des Monitors

Details des Slave

22

Hersteller

Hersteller des Gerätes

HW Revision

Revision der installierten Hardware

SW Revision

Revision der installierten Software

Endress+Hauser

Fieldgate SFG500/SFM500

Embedded Webserver

6.1.2

PROFIBUS Monitor

Tabellenansicht1.

Mit der rechten Maustaste auf den Eintrag Weitere Funktionen → Embedded Webserver klicken.

2.

Die Registerkarte Netzwerk auswählen.

3.

PROFIBUS Monitor auswählen.
 Die PROFIBUS Live List wird geöffnet.

Die Bedeutung der einzelnen Parameter:
Parameter

BedeutungZurücksetzen

Startet den PROFIBUS-Monitor erneut

Diagnose-Tabelle
Slave

Slave-ID in der PROFIBUS Live List (Saaa, aaa = PROFIBUS-Adresse)

Ident

Gerätetyp des Slave

StatusZeigt die Anzahl von Geräten auf dem Bus, zusammen mit ihrer Art und dem Status an• Grün: Gerät ist im zyklischen Datenaustausch; Status OK• Gelb: Gerät ist im zyklischen Datenaustausch; Diagnosemitteilung steht an• Orange: Gerät hat im zyklischen Datenaustausch nicht einsteigen können
• Grau: Gerät is vorhanden aber nicht im zyklischen Datenaustausch• Blau: Fieldgate SFG500

Inits

Zeigt die Anzahl der Geräte-Initializierungen seit dem letzten Neustart des Monitors an

Diag

Zeigt die Anzahl der Diagnoses-Mitteilungen seit dem letzten Neustart des Monitors an

Letzte Diagnose Zeit Zeigt den Zeitpunkt der letzten Diagnose-Mitteilung des Gerätes an:
Sind keine Diagnose-Mitteilungen vorhanden, wird der Zeitpunkt des letzten Neustarts
angezeigt
Details des Slave
Parametrierdaten

Parameter-String des gewählten Slave (wird nur nach einer Initialisierung angezeigt)

Konfigurationsdaten Konfigurierungs-String des gewählten Slave (wird nur nach einer Initialisierung angezeigt)
Letzte Diagnose

6.1.3

Diagnose-String des gewählten Slave (wird nur nach einer Diagnose-Meldung angezeigt)

PROFIBUS Einstellungen

Die Inbetriebnahme des Fieldgate SFG500 ist in der Betriebsanleitung
BA00070S/04/DE , Fieldgate SFG500: Installation und Inbetriebnahme beschrieben.
Die Liste der PROFIBUS Einstellungen zeigt die festgestellte Baudrate, die PROFIBUSAdresse des gewählten Fieldgate sowie die festgestellten Busparameter der Master KlasseEndress+Hauser

23

Embedded Webserver

Fieldgate SFG500/SFM500

1. Das Dialogfenster kann auch für die Einstellung der Busparameter verwendet werden,
wobei alle Master im Netz abgestimmt sein müssen.
1.

Mit der rechten Maustaste auf den Eintrag Weitere Funktionen → Embedded Webserver klicken.

2.

Die Registerkarte Netzwerk und den Eintrag PROFIBUS Einstellungen auswählen.
 Die PROFIBUS Einstellungen werden geöffnet.

Die Bedeutung der einzelnen Parameter:
Parameter

BedeutungKonfigurationsmodus
Auto Mode

Das Fieldgate SFG500 stellt die PROFIBUS-Parameter fest und stellt die eigene Adresse ein:
• Die PROFIBUS-Parameter werden angezeigt• Der Schreibschutz ist aktiviert
Das Fieldgate SFG500 stellt die Baudrate und die eigene Adresse ein:
• Die Target Rotation Time wird berechnet• Alle anderen Parameter sind Empfehlungen, entsprechend der ermittelten Baudrate• Wenn die Parameter des zyklischen Masters bekannt sind, sollte im Manual Mode entsprechend eingestellt werden

Manual Mode Der Schreibschutz ist deaktiviert, sodass PROFIBUS-Parameter eingestellt werden können:• Wird die Datenübertragungsrate bzw. werden die PROFIBUS-Parameter des Fieldgate
SFG500 geändert, so müssen die gleichen Parameter in sämtliche Master im PROFIBUSNetzwerk eingestellt werden. Wird dies nicht getan, treten Kommunikationsfehler auf• Bei der Rückkehr zu Auto Mode gehen sämtliche Parameter-Änderungen des Fieldgate
SFG500 verloren: Fieldgate SFG500 stellt die PROFIBUS-Parameter fest und stellt die eigene
Adresse ein• Die Baudrate kann nur geändert werden, wenn kein zyklischer Master am Bus ist
Baudrate
Baudrate

Zeigt die Baudrate an, die das Fieldgate SFG500 festgestellt hat. Um die Baudratte zu ändern:• Manual Mode anwählen
• Vom Pulldown-Menü eine neue Baudrate wählen, danach Übernehmen klicken• Wenn die Baudrate nicht mit deren des Masters übereinstimmt, erscheint eine Fehlermeldung• Bei der Rückkehr zu Auto Mode gehen sämtliche Parameter-Änderungen des Fieldgate
SFG500 verloren: Fieldgate SFG500 stellt die PROFIBUS-Parameter fest und stellt die eigene
Adresse ein.

Adressierungs Parameter

24

Station Address

Zeigt die PROFIBUS DP-Adresse des Fieldgate SFG500 (Master Klasse 2) an, die das Fieldgate
für sich selbst ausgesucht hat. Um eine andere Adresse einzustellen (0 – 126):• Manual Mode anwählen
• Eine neue Adresse eingeben und auf Übernehmen klicken• Bei der Rückkehr zu Auto Mode gehen sämtliche Parameter-Änderungen des Fieldgate
SFG500 verloren

Highest Station Address

Höchste Stationsadresse, die bei der Suche nach neuen Teilnehmern am Bussystem abgefragt
wird.

Endress+Hauser

Fieldgate SFG500/SFM500

Embedded Webserver

Parameter

Bedeutung

Timing Parameter
Slot Time

Maximale Zeit, die vom Senden des letzten Bits eines Aufruftelegramms bis zum vollständigenEmpfang des ersten Zeichens der Quittung oder Antwort verstreichen darf.

Min. Station
Delay Time

Minimale Antwortzeit eines Slaves. Definiert die Zeit, die mindestens bis zur Antwort des Slaves auf eine Anfrage des Masters vergeht. Der Wert in diesem Feld sollte mit dem Wert in
Quiet Time abgestimmt werden.

Max. Station
Delay Time

Maximale Antwortzeit eines Slaves. Definiert die Bitzeit, während der ein Master nach einer
Anfrage auf Antwort der Slaves wartet. Während dieser Zeit wird nicht auf die Slaves geschrieben.

Quiet Time

Ausklingzeit oder Umschaltzeit bei selbststeuernden Repeatern. Während dieser Zeit muss das
Senden und Empfangen von Telegrammen gesperrt werden.

Set Time

Ist die vom Master minimal einzuhaltende Ruhezeit zwischen einem Antwort- und dem folgenden Aufruftelegramm.

Target Rotation Time

Tokenumlaufzeit. Definiert den maximalen Zeitraum, während dem der DP-Master einen
Token bis zur Weitergabe halten darf. Gemessen wird dieser Zeitraum von der letzten Tokenabgabe bis zur nächsten Tokenabgabe.

Gap Update
FactorDefiniert die Anzahl von Tokenzyklen, nach deren Durchlaufen ein aktiver Busteilnehmer seinen GAP-Bereich nach neu hinzugekommenen Teilnehmern überprüft. Der GAP-Bereich ist derAdressbereich von der eigenen Adresse des Busteilnehmers (TS) bis zur Stationsadresse seines
Nachfolgers (NS). Innerhalb dieses Adressbereichs überprüft jeder Busteilnehmer in dem im
GAP Update Factor festgelegten Zyklus, ob neue Busteilnehmer im PROFIBUS-Ring hinzugekommen sind.

Max Retry
Limit

Wiederholungslimit für Datenaustausch. Definiert, wie oft ein Slave nicht auf die Anfrage eines
Masters antwortet, bevor ein Fehler gemeldet wird.

SchaltflächeÜbernehmen

6.1.4

Schreibt jegliche Änderung in das Fieldgate SFG500

PROFIBUS Slave Einstellungen

PROFIBUS Slave Einstellungen ermöglicht dem Nutzer, die Adresse des ausgewählten
PROFIBUS-Gerätes zu ändern, z.B. während der Inbetriebnahme des Netzwerks, siehe
Kapitel 11.2→  49.

Endress+Hauser

1.

Mit der rechten Maustaste auf den Eintrag Weitere Funktionen → Embedded Webserver klicken.

2.

Die Registerkarte Netzwerk und den Eintrag PROFIBUS Slave Einstellungen auswählen.
 Die PROFIBUS Slave Einstellungen werden geöffnet.

3.

Im Feld Aktuelle Adresse das Gerät auswählen, bei dem die Adresse geändert werden muss.

4.

Im Feld Neue Adresse, die neue Adresse für das Gerät auswählen.

25Embedded Webserver

Fieldgate SFG500/SFM500

5.

Auf Übernehmen klicken.
 Die Änderungen werden für das Gerät gespeichert.
• Wird Abbrechen ausgewählt, werden alle Änderungen bereinigt und das Gerät
behält die alte Adresse.
• Wenn eine Adresse nicht geändert werden konnte, ist das ausgewählte PROFIBUS
Slave-Gerät möglicherweise verriegelt.
Nach einer Geräte-Adressänderung ist das Gerät nicht mehr mit dem DTM verbunden:• Aus diesem Grund entweder die DTM-Adresse mit derjenigen des neuen Gerätesändern, oder
• Alle Geräte unter dem SFG500 löschen und das gesamte Netzwerk nochmals scannen oder verifizieren• Es können nur Adressen von Geräten geändert werden, die nicht im zyklischen
Datenaustausch sind26

Endress+Hauser

Fieldgate SFG500/SFM500

Asset Monitor

7

Asset Monitor

7.1

StatusDie Asset Status Liste zeigt den Status aller PROFIBUS-Geräte eines PROFIBUS-Segments,
welches mit dem Fieldgate SFG500 verbunden ist, an.
Tabellenansicht‣ Auf die Registerkarte Assets und dann auf Status klicken.
 Das Dialogfenster Asset Status wird mit angezeigt.

Die Bedeutung der einzelnen Parameter:
Parameter

BedeutungÜbersichtstabelle

Zeigt die Anzahl von Geräten in den verschiedenen NAMUR NE107 Kategorien an
Zeigt die verbundenen Geräte als Listenansicht an
Zeigt die verbundenen Geräte als Tabellenansicht an

Live List-Matrix

Zeigt den Typ und die PROFIBUS-Adresse des Gerätes an• Mxxx: Master mit PROFIBUS-Adresse xxx• Syyy: Slave (Gerät) mit PROFIBUS-Adresse yyy• Farbe: wie auf der PROFIBUS Live List
Ist an einer Adresse eine unterstütze HART Remote I/O angeschlossen, so kann man über die
Schaltfläche Untergeordnete Live List die untergeordnete Live-Liste, der Geräte hinter derRemote I/O, öffnen.
Zur Zeit werden die folgenden Remote I/O unterstützt:• Siemens ET200M• Siemens ET200iSP• Turck excom• Siemens DP/PA Link
• ABB S900
• Stahl IS1/IS1+

Endress+Hauser

27

Asset Monitor

Fieldgate SFG500/SFM500

Listenansicht
1.

Auf die Schaltfläche Listenansicht klicken.
 Eine Liste aller verbundenen Geräte wird angezeigt.

2.

Auf ein Gerät klicken.
 Die Details werden angezeigt.

3.

Auf die Schaltfläche Tabellenansicht klicken.
 Die Geräte werden wieder in Tabellenansicht angezeigt.

Die Bedeutung der einzelnen Parameter:
Parameter

BedeutungÜbersichtstabelle

Zeigt die Anzahl von Geräten in den verschiedenen NAMUR NE107 Kategorien an
Zeigt die verbundenen Geräte als Listenansicht an
Zeigt die verbundenen Geräte als Tabellenansicht an

Live List
Slave

Geräte-ID in der PROFIBUS Live List (Saaa, aaa = PROFIBUS-Adresse)

NE107

Gerätestatus nach NAMUR NE107

Geräte Tag

Messstellebezeichnung des Gerätes

Gerätetyp

Herstelleridentifikation des Gerätetyps

Hersteller

Hersteller-Seriennummer des Gerätes

Ident

Gerätetyp des Gerätes

Details des Gerätes
Gerätestatus

28

Detaillierte Diagnoseinformationen vom Gerät nach NAMUR NE107

Endress+Hauser

Fieldgate SFG500/SFM500

Asset Monitor

Untergeordnete Live Liste (Listenansicht)‣ Auf die Schaltfläche Untergeordnete Live List klicken.
 Die Untergeordnete Live Liste wird als Listenansicht angezeigt.

Die Bedeutung der einzelnen Parameter:
Parameter

BedeutungÜbersichtstabelle

Zeigt die Anzahl von Geräten in den verschiedenen NAMUR NE107 Kategorien an
Zurück zum Überblick: Geht zurück zur übergeordneten Listen-/Tabellenansicht
Zeigt die verbundenen Geräte als Listenansicht an
Zeigt die verbundenen Geräte als Tabellenansicht an
Modulansicht: Zeigt die verbundenen Geräte als Modul anLive List
Kanal

Remot I/O Adresse an dem das entsprechende Gerät angeschlossen ist

NE107

Gerätestatus nach NAMUR NE107

Geräte Tag

Messstellebezeichnung des Gerätes

Gerätetyp

Herstelleridentifikation des Gerätetyps

Hersteller

Hersteller-Seriennummer des Gerätes

Ident

Typ des Gerätes

Details des Kanal
Gerätestatus

Endress+Hauser

Detaillierte Diagnoseinformationen vom Gerät nach NAMUR NE107

29

Asset Monitor

Fieldgate SFG500/SFM500

Untergeordnete Live Liste (Modulansicht)‣ Auf die Schaltfläche Modulansicht klicken.
 Die Untergeordnete Live Liste wird als Modulansicht angezeigt.

Diese Ansicht stellt den prinzipiellen modularen Aufbau eine Remote I/O dar. Die unterstützen HART-Module werden an den entsprechenden Steckplätzen dargestellt. Wenn aneinem Modul ein HART-Gerät angeschlossen ist, wird der entsprechende Kanal farblichhinterlegt.
Folgende Farbzustände sind möglich:• Grün: Gerät ist im zyklischen Datenaustausch; Status OK• Gelb: Gerät ist im zyklischen Datenaustausch; Diagnosemitteilung steht an• Orange: Gerät hat im zyklischen Datenaustausch nicht einsteigen können
• Weiß: Kein HART-Gerät angeschlossen
Zusätzlich wird pro Kanal der Gerätezustand über NAMUR NE107 Symbole dargestellt,
siehe Kapitel 1.3.2 →  8
Untergeordnete Live Liste (Tabellenansicht)‣ Auf die Schaltfläche Tabellenansicht klicken.
 Die Tabellenansicht wird angezeigt.

Die Tabelle enthält alle Geräte hinter dem ausgewählten Siemens DP/PA Link. Je nach
Link Konfiguration kann es sein, dass er selber in der Tabelle erscheint. Die Bedeutung dereinzelnen Parameter können Sie der Tabelle für das Asset Status Grid entnehmen.
Zusätzlich wird pro Gerät der Gerätezustand über NAMUR NE107 Symbole dargestellt,
siehe Kapitel 1.3.2 →  830Endress+Hauser

Fieldgate SFG500/SFM500

Asset Monitor

7.2

Asset Bibliothek

Asset Bibliothek zeigt eine Liste der Geräte, die in der Bibliothek gespeichert sind und die
NAMUR NE107 unterstützen.
1.

Auf die Registerkarte Assets und dann auf Asset Bibliothek klicken.
 Die Asset Bibliothek wird angezeigt.

2.

Im Dropdown-Menü kann zwischen der PROFIBUS- und HART-Bibliothekansicht
gewechselt werden.

Parameter

Bedeutung

Hersteller

Hersteller-Seriennummer des Geräes

Gerätetyp

Herstelleridentifikation des Gerätetyps

Ident

Typ des Gerätes

VersionVersion der Asset Beschreibung

7.2.1

Update Asset Bibliothek

Die Asset Bibliothek besteht aus einer Liste von Geräten, die Diagnose-Informationen nach
NAMUR NE107 darstellen kann. Jede neue Version von Fieldgate Asset Monitor beinhaltet automatisch die neuste Bibliothek. Für Projekte, die Geräte von anderen Herstellern
benötigen, z.B. Ventile, wird Endress+Hauser eine Bibliothek-Datei zur Verfügung stellen,
die wie folgt mittels Webserver zum Fieldgate SFG500 hochgeladen werden kann oder derAnwender kann eine zuvor exportierte Bibliothek-Datei von einem anderen Fieldgate
SFG500 hochladen.

Endress+Hauser

1.

Auf die Schaltfläche Asset Bibliothek klicken.
 Die Asset Bibliothek wird angezeigt.

2.

Auf das Update-Symbol klicken.
 Die Asset Bibliothek wird angezeigt.

3.

Auf Durchsuchen klicken und bis zu dem Ordner navigieren, in dem sich die Asset
Bibliothek befindet.

4.

Auf die Datei und dann auf Öffnen klicken.

31Asset Monitor

Fieldgate SFG500/SFM500

5.

Auf Update klicken.

Die ausgewählte Datei wird in das Fieldgate SFG500 hochgeladen.
Ein roter Button erscheint oberhalb der Tabelle.

7.2.2

Export Asset Bibliothek

Um geänderte Bibliotheksinhalte von einem Fieldgate SFG500 auf ein anderes Fieldgate
SFG500 zu kopieren kann eine Bibliothek exportiert werden.
1.

Auf die Schaltfläche Asset Bibliothek und dann auf das Symbol Export klicken.

2.

Einen Speicherort auswählen und auf OK klicken.

Die Bibliothek wird gespeichert.

7.2.3

Import GSD

Um die Bibliothek mit neuen PROFIBUS-Geräten zu erweitern, kann über die Funktion
Import GSD eine GSD-Datei hochgeladen werden. Die Informationen werden aus der GSDDatei in die Bibliothek überführt.
1.

Auf die Schaltfläche Asset Bibliothek und dann auf das Symbol Import GSD klicken.

2.

Auf Durchsuchen klicken und bis zu dem Ordner navigieren, in dem sich die GSDDatei befindet.

3.

Auf die Datei und dann auf Öffnen klicken.

4.

Auf Start Import klicken.

Die ausgewählte GSD-Datei wird in das Fieldgate SFG500 hochgeladen.
Ein roter Button erscheint oberhalb der Tabelle.

7.2.4

Filtern der Asset Bibliothek

Asset Beschreibungen können nach Hersteller oder Gerätetyp gefiltert werden.
1.

Auf die Schaltfläche Asset Bibliothek klicken.
 Die Asset Bibliothek wird angezeigt.

2.

Auf die Schaltfläche Hersteller oder Gerätetyp klicken.

3.

Im Textfeld den Hersteller oder Gerätetyp eingeben, nach dem gefiltert werden soll
und auf die Schaltfläche Filtern der Asset Bibliothek klicken.

Die gefilterte Liste erscheint.
32

Endress+Hauser

Fieldgate SFG500/SFM500

Asset Monitor

Ein roter Button erscheint oberhalb der Tabelle.

7.2.5

Anpassen von Asset BeschreibungenVorhandene Asset Beschreibungen können mittels eines Editors angepasst werden.
1.

Die Datei in der Liste auswählen, die angepasst werden soll und auf die SchaltflächeÖffne Asset Description in Editor klicken.
 Der Editor wird geöffnet und zeigt den Inhalt der ausgewählten Asset Beschreibung.

2.

Änderungen anpassen und auf Übernehmen klicken.

Die Änderungen werden gespeichert.
Ein roter Button erscheint oberhalb der Tabelle.

7.2.6

Drucken von Asset BeschreibungenVorhandene Asset Beschreibungen können gedruckt werden.
1.

Die Datei in der Liste auswählen, die gedruckt werden soll und auf die Schaltfläche
Drucke ausgewählte Asset Description klicken.
 Ein neues Browserfenster wird geöffnet und zeigt den Inhalt der ausgewählten
Asset Beschreibung.
Das Dialogfenster Druck wird geöffnet.

2.

Drucker auswählen und auf Drucken klicken.

Die ausgewählte Datei wird gedruckt.

Endress+Hauser

33

Process Monitor

Fieldgate SFG500/SFM500

8Process MonitorÜber Process Monitor kann das Fieldgate SFG500 die zyklischen und azyklischen Prozesswerte überwachen. Für die zyklischen Prozesswerte muss ein konfigurierter zyklischer
PROFIBUS Master vorhanden sein. Für die azyklischen Prozesswerte wird kein zusätzlicher
Master benötigt. Um Änderungen in der Überwachung vorzunehmen, muss der Nutzer
eingeloggt sein.
• Es können bis zu vier Prozesswerte in einer Kachel angezeigt werden• Die Hintergrundfarbe zeigt folgende Zustände an:– Grün: Gerät ist im zyklischen Datenaustausch; Status OK– Gelb: Gerät ist im zyklischen Datenaustausch; Diagnosemitteilung steht an– Orange: Gerät hat im zyklischen Datenaustausch nicht einsteigen können
– Grau: Gerät ist nicht im zyklischen Datenaustausch• Oben rechts in der Kachel wird der Gerätestatus vom Gerät nach NAMUR NE107
angezeigt.
Bedeutung der einzelnen Parameter
Parameter

Bedeutung

Geräteadresse

Wird aus der Auswahl im Dropdown Menü übernommen.

Gerätetag

Messstellebezeichnung des Gerätes.

Dargestellter
Gerätetag

Gerätetag übernehmen oder neu eintragen.

Einheit

Messeinheit des dargestellten Werts.

Datentyp

Wird automatisch eingetragen. Kann aber auch vom Nutzer angepasst werden.
Bei analogen Werten DS101, bei digitalen Werten DS102, siehe auch Betriebsanlei tungdes angeschlossenen Gerätes.

Name

Bezeichnung des zu beobachteten Werts. Ist individuell vom Nutzer wählbar.

Slot

Siehe Slot / Index Listen des jeweiligen Geräteherstellers

Index

Siehe Slot / Index Listen des jeweiligen Geräteherstellers

OffsetWird nach der Geräteauswahl automatisch übernommen. Kann aber auch vom Nutzer angepasst werden. Weitere Informationen in der Betriebsanleitung des jeweiligen Geräteherstellers.

Länge

Wird nach der Geräteauswahl automatisch übernommen. Kann aber auch vom Nutzer angepasst werden. Weitere Informationen in der Betriebsanleitung des jeweiligen Geräteherstellers.

8.1Überwachung PROFIBUS DP/PA

Zyklische Prozesswerte überwachen
1.

34

Auf die Registerkarte Prozess und dann auf Überwachung klicken.
 Das Fenster Überwachung wird angezeigt.

Endress+Hauser

Fieldgate SFG500/SFM500

Process Monitor

2.

Auf das + in der Kachel klicken.
 Das Konfigurationsfenster für die Kachel wird geöffnet.

3.

Im Dropdown Menü ein Gerät auswählen, das überwacht werden soll und im FensterÜberwachter Wert auf das + klicken.
 Das Eingabefenster für Überwachter Wert wird angezeigt.

4.

Den Prozesswert, Einheit und Datentyp auswählen, den Name eingeben und aufÜbernehmen klicken.

Die zu überwachten Werte werden dargestellt.

Azyklische Prozesswerte über Experten Modus überwachen
1.

Endress+Hauser

Schritt 1 und Schritt 2 wiederholen, siehe oben (Zyklische Prozesswerte überwachen)35

Process Monitor

Fieldgate SFG500/SFM500

2.

Im Dropdown Menü ein Gerät auswählen, das überwacht werden soll und im FensterÜberwachter Wert auf das + klicken. Anschließend den Experten Modus auswählen.
 Das Eingabefenster für Überwachter Wert wird angezeigt.

3.

Den Slot, Index, Einheit und Datentyp auswählen, den Name eingeben und aufÜbernehmen klicken.

Die zu überwachten Werte werden dargestellt.

8.2Überwachung PROFIBUS-Geräte hinter Siemens LinkEs können alle Prozesswerte von PROFIBUS PA-Geräten die hinter dem Siemens Link konfiguriert sind, zyklisch und azyklisch überwacht werden.
Um den richtig zyklisch übertragenen Prozesswert in Schritt 3 auswählen zu können,
muss dem Nutzer die Konfiguration des zyklischen Masters bekannt sein. Zudem
muss bekannt sein, wie viele Prozesswerte jedes Gerät zyklisch kommuniziert.
Es wird davon ausgegangen, dass jedes Gerät ein Prozesswert zyklisch kommuniziert.
Dies bedeutet:
Es gibt Adresse 1-4, daran ist jeweils ein Gerät mit einem Prozesswert angeschlossen.
Soll der Prozesswert von dem Gerät mit der Adresse 5 überwacht werden, so muss
Prozesswert 5 ausgewählt werden.

36

Endress+Hauser

Fieldgate SFG500/SFM500

Process Monitor

Zyklische Prozesswerte überwachen
1.

Auf die Registerkarte Prozess und dann auf Überwachung klicken.
 Das Fenster Überwachung wird angezeigt.

2.

Auf das + in der Kachel klicken.
 Das Konfigurationsfenster für die Kachel wird geöffnet.

3.

Im Dropdown Menü ein Gerät auswählen, das überwacht werden soll und im FensterÜberwachter Wert auf das + klicken.
 Das Eingabefenster für Überwachter Wert wird angezeigt.

4.

Den Prozesswert, Einheit und Datentyp auswählen, den Name eingeben und aufÜbernehmen klicken.

Die zu überwachten Werte werden dargestellt.

Endress+Hauser

37

Process Monitor

Fieldgate SFG500/SFM500

Azyklische Prozesswerte über Experten Modus überwachen
1.

Schritt 1 und Schritt 2 wiederholen, siehe oben (Zyklische Prozesswerte überwachen)

2.

Im Dropdown Menü ein Gerät auswählen, das überwacht werden soll und im FensterÜberwachter Wert auf das + klicken. Anschließend den Experten Modus auswählen.
 Das Eingabefenster für Überwachter Wert wird angezeigt.

3.

Den Slot, Index, Einheit und Datentyp auswählen, den Name eingeben und aufÜbernehmen klicken.

Die zu überwachten Werte werden dargestellt.

8.3

HART-Geräte hinter Remote I/O

Es können alle analogen Prozesswerte von HART-Geräten die hinter dem Remote I/O konfiguriert sind, zyklisch überwacht werden.

38

Endress+Hauser

Fieldgate SFG500/SFM500

Process Monitor

Zyklische Prozesswerte überwachen
1.

Auf die Registerkarte Prozess und dann auf Überwachung klicken.
 Das Fenster Überwachung wird angezeigt.

2.

Auf das + in der Kachel klicken.
 Das Konfigurationsfenster für die Kachel wird geöffnet.

3.

Im Dropdown Menü ein Gerät auswählen, das überwacht werden soll und im FensterÜberwachter Wert auf das + klicken.
 Das Eingabefenster für Überwachter Wert wird angezeigt.

Der Datentyp, Offset und Länge werden automatisch, nach der Geräteauswahl,
eingefügt. Diese können dennoch geändert werden.
4.

Die Einheit, Messbereich und den Name eingeben und auf Übernehmen klicken.

Die zu überwachten Werte werden dargestellt.
Endress+Hauser

39

Process Monitor

40

Fieldgate SFG500/SFM500

Endress+Hauser

Fieldgate SFG500/SFM500

Events9

EventsEvent Logging registriert alle System- und Gerätereignisse, die auf dem Bussegment auftreten.

‣ Auf die Registerkarte Event und dann auf Event Logging klicken.
 Das Event Logging wird angezeigt.

Die Bedeutung der einzelnen Parameter:
Parameter

BedeutungStart

Startet die Registrierung von Ereignissen

Stopp

Stoppt die Registrierung von Ereignissen

LöschenLöscht das aktuelle Protokoll

Aktualisieren Aktualisiert die Web-Seite mit den neusten Ereignissen
Die aufgezeichneten Events können in eine Excel-Datei exportiert werden.
Der Export kann je nach Anzahl der Events einige Zeit in Anspruch nehmen •• Das
exportierte Excel File Format wird standardmässig ab Excel 2007 (Windows) und
Excel 2008 (Macintosh) unterstützt. Für ältere Excel Versionen (Microsoft Office 2003,
Microsoft Office XP, Microsoft Office 2000) gibt es von Microsoft ein compatibility
pack zum Download

Endress+Hauser

41

Einstellungen und Informationen

Fieldgate SFG500/SFM500

10Einstellungen und Informationen

10.1

Einstellungen

Die Zeit und das Datum, E-Mail Einstellungen sowie die IP-Adresse des Fieldgate SFG500
kann in der Registerkarte Einstellungen angepasst werden. Normalerweise wird die Einstellung während der Inbetriebnahme vorgenommen. Das Firmware-Update ist in der gleichen Anleitung beschrieben, siehe hierzu Betriebsanleitung BA00070S/04/DE .

10.1.1

Netzwerk Einstellungen

Für alle Betriebsarten muss für LAN1 eine IP-Adresse eingerichtet werden, die für dieübrigen Systemkomponenten erreichbar ist.
1.

Die Registerkarte Einstellungen auswählen.
 Die Netzwerk Einstellungen werden geöffnet.

2.

Ethernet IP-Adresse, Network Mask und Default Gateway eingeben und auf Übernehmen klicken.

Die Änderungen werden im Fieldgate SFG500 gespeichert.
Ein Neustart ist anschließend erforderlich.
Die Bedeutung der einzelnen Parameter:
Parameter

Bedeutung

IP Adresse LAN1 Gewünschte IP-Adresse des LAN1-Ports des Fieldgate SFG500.
Netmask LAN1

Netzwerkmaske des Unternetzwerks in dem der Fieldgate SFG500 integriert ist.

Default Gateway

IP-Adresse des Default-Gateway des Unternetzwerks in dem der Fieldgate SFG500 integriert
ist.

Bevorzugter DNS IP-Adresse des bevorzugten Nameservers.
Alternativer DNS IP-Adresse des alternativen Nameservers.

10.1.2

Datum und Zeit

Die Zeit und das Datum können in der Registerkarte Einstellungen eingestellt werden.

42

Endress+Hauser

Fieldgate SFG500/SFM500

Einstellungen und Informationen

1.

Die Registerkarte Einstellungen und Datum und Zeit auswählen.
 Die Datum und Zeit werden geöffnet.

2.

Unter Erweiterte Konfiguration Zeit und Datum sowie eine Zeitzone eingeben undauf Übernehmen klicken. Oder unter Quick Setup auf Übernehmen klicken.

Die Änderungen werden im Fieldgate SFG500 gespeichert.
Die Bedeutung der einzelnen Parameter:
Parameter

Bedeutung

Quick SetupÜbernehmen

Auf Übernehmen klicken, um die Zeit und das Datum des Rechners im Fieldgate SFG500
zu speichern.

Erweiterte Konfiguration
Datum

Geben Sie die aktuelle Zeit ein.

Zeit

Geben Sie die Zeit ein, in der das Fieldgate SFG500 sich befindet.

Zeitzone

Geben Sie die Zeitzone ein, in der das Fieldgate SFG500 sich befindet.

Einstellung und Zeitsynchronisierung
Zeitsynchronisierung Aktivierung/Deaktivierung des Zeitsynchronisierungsdienstes.
Bevorzugter NTP

IP-Adresse des bevorzugten Zeitservers.

Alternativer NTP

IP-Adresse des alternativen Zeitservers.

10.1.3

SFG Tag und Standort

SFG-Tag und -Standort zeigen die Gerätebezeichnung des Fieldgate SFG500 an und erlauben das Speichern von Benutzerinformationen, wie z.B. den Standort.

Endress+Hauser

43

Einstellungen und Informationen

Fieldgate SFG500/SFM500

1.

Die Registerkarte Einstellungen und SFG Tag und Standort auswählen.
 Die SFG Tag und Standort werden geöffnet.

2.

Standort, Kontakt, Beschreibung eingeben und auf Übernehmen klicken.

Die Änderungen werden im Fieldgate SFG500 gespeichert.
Die Bedeutung der einzelnen Parameter:
Parameter

Bedeutung

SG500-Identifikation
Geräte Tag

Zeigt die Gerätebezeichnung des Fieldgate SFG500 an.

Zusätzliche Informationen
Standort

Geben Sie alle zusätzlichen Informationen zum Standort des Fieldgate SFG500 hier ein.
Zeichen sind für die Fieldgate-Identifikation (= Fieldgate-Name) erlaubt:
 •Folgende
Buchstaben a ... z und A ... Z (ohne Berücksichtigung von Gross-/und Kleinschreibung)• Ziffern von 0 bis 9• Sonderzeichen, z.B. . (= Punkt) und – (= Minus), aber niemals als erstes Zeichen
Alle anderen Zeichen sind nicht erlaubt. Dazu gehören deutsche Umlaute und Symbole wie zum
Beispiel &.

Kontakt

Geben Sie Benutzerdaten über eine Kontaktperson ein, z.B. Name, E-Mail-Adresse

Beschreibung Geben Sie Benutzerdaten über das Fieldgate SFG500 ein ,z.B. Position im Netzwerk

10.1.4E-Mail Einstellungen

E-Mail Dienst
In den E-Mail Einstellungen werden die Mitteilungsdienste für Geräte und Busereignisse
eingestellt.
1.

44

Die Registerkarte Einstellungen und dann E-Mail Einstellungen → E-Mail Dienst
auswählen.
 E-Mail Dienst wird geöffnet.

Endress+Hauser

Fieldgate SFG500/SFM500

Einstellungen und Informationen

2.

Um Änderungen zu übernehmen muss der Nutzer eingeloggt sein.
Änderungen vornehmen und auf Übernehmen klicken.

Die Änderungen werden im Fieldgate SFG500 gespeichert.
Die Bedeutung der einzelnen Parameter:
Parameter

BedeutungE-Mail Dienst
Ein/Aus

Wählen Sie, ob E-Mails gesendet werden.

E-Mail Impuls

Angeben, wann ein E-Mail gesendet werden soll:
Zeit basierend: E-Mail wird zu einem definierten Zeitpunkt gesendet.
Event basierend: E-Mail wird zu einem definierten Ereignis gesendet.

E-Mail IntervallIntervall eingeben, in welchem E-Mails gesendet werden sollen. Die Eingabe erfolgt
wahlweise in Minuten, Stunden oder Tagen.

Überwachungs-EMail Ein/Aus

Wählen, ob eine Überwachungs E-Mail gesendet werden soll, wenn im oben eingegebenen Intervall keine Ereignisse aufgetreten sind, die ein Senden der E-Mails auslösen.

E-Mail Überwachungs Intervall

Hier wird angezeigt, in welchem Intervall eine Übewachungs E-Mail gesendet wird. Der
Intervall ist abhängig vom eingegebenen E-Mail Intervall, aber immer mindestens ein
Tag.

Event Filter
In den E-Mail Einstellungen werden die Mitteilungsdienste für Geräte und Busereignisse
eingestellt.
1.

Die Registerkarte Einstellungen und dann E-Mail Einstellungen → Eventfilter auswählen.
 Eventfilter wird geöffnet.

2.

Änderungen vornehmen.

Die Bedeutung der einzelnen Parameter:

Endress+Hauser

Parameter

Bedeutung

EventFilter

Ereignisse wählen, bei deren Auftreten eine E-Mail versendet werden soll.

45Einstellungen und Informationen

Fieldgate SFG500/SFM500

SMTP Server Einstellungen, E-Mail Adressen und Betreff
1.

Die Registerkarte Einstellungen und dann E-Mail Einstellungen → SMTP Server
Einstellungen / E-Mail Adressen und Betreff auswählen.
 SMTP Server Einstellungen / E-Mail Adressen und Betreff wird geöffnet.

2.

Änderungen vornehmen und auf Übernehmen klicken. Mit Sende Testmail können
die Einstellungen überprüft werden.

Die Änderungen werden im Fieldgate SFG500 gespeichert.
Die Bedeutung der einzelnen Parameter:
Parameter

Bedeutung

SMTP Server EinstellungenServer

Die Mailserver URL oder IP-Adresse des SMTP Servers (E-Mail- Servers) eingeben.

 Für die URL muss ein DBS-Server eingestellt sein.
Port

Die Portnummer eingeben, die den Zugriff auf den E-Mail-Server erlaubt.

Authentifizierung

Klicken, wenn das SMTP-Gateway eine Authentifizierung verlangt.

Account

Wird für das angegebene SMTP-Gateway eine Authentifizierung benötigt, hier den Benutzernamen eingeben.
Wenn keine Authentifizierung verlangt wird, nichts eingeben.

Passwort

Wird für das angegebene SMTP-Gateway eine Authentifizierung benötigt, hier das Passwort eingeben.
Wenn keine Authentifizierung verlangt wird, nichts eingeben.

E-Mail Adressen und Betreff
Sender

Hier die Absenderadresse des Fieldgate eintragen, z.B. fieldgate@firma.de. Bei einigen
Anbietern muss die E-Mail-Adresse des Account-Inhabers als Sender-Adresse angegeben
werden. Es werden keine E-Mails von anderen Sender-Adressen entgegengenommen. Ist
die Senderadresse frei wählbar, wählen Sie eine vertrauenswürdige Adresse, um Probleme
mit Spam-Filtern zu vermeiden.

Empfänger 1...
Empfänger 5

Hier den Empfänger der E-Mails eintragen, z.B. name@firma.de.

Betreff

Hier den Betreff der E-Mails eintragen.

10.1.546

Firmware Update und Neustart

Endress+Hauser

Fieldgate SFG500/SFM500

Einstellungen und Informationen

10.2

Informationen

Die Informationen, die im elektronischen Typenschild des Fieldgate SFG500 bzw. desFieldgate Module SFM500 gespeichert sind, können in der Registerkarte Informationen
angezeigt werden.

Endress+Hauser

47

Weitere Funktionen

Fieldgate SFG500/SFM500

11

Weitere Funktionen

11.1

Kommunikationsdialog

Das Kommunikations Log zeichnet alle Transaktionen auf das PROFIBUS-Netzwerk auf
und kann zur Kommunikations-Fehlersuche verwendet werden. Es startet automatischnach Aufruf.
1.

Mit der rechten Maustaste auf den Eintrag Weitere Funktionen → Kommunikationsdialog klicken.
 Das Dialogfenster Kommunikations Log wird geöffnet.

2.

Auf die Registerkarte Einstellungen klicken.
 Die Registerkarte Einstellungen wird geöffnet.

3.

Die Einstellung kann nun vorgenommen werden.

Die Bedeutung der einzelnen Parameter:

48

Parameter

BedeutungProtokoll

Zeigt das Kommunikations Log• Startet automatisch nach Aufruf• Nachdem Löschen eines Logs auf Start klicken, um die Protokollierung erneut zu starten

Einstellungen

Stellt die Filter für Protokollierungs-Ereignisse ein• Information: protokolliert alle Informationsmitteilungen• Warnung: protokolliert alle Warnungsmeldungen• Fehler: protokolliert alle Fehlermeldungen• Kommentar: protokolliert alle Kommentare• Status: protokolliert alle Statusmitteilungens

Start

Startet die Protokollierung erneut nachdem Löschen eines Logs

Endress+Hauser

Fieldgate SFG500/SFM500

Weitere Funktionen

Parameter

Bedeutung

LöschenLöscht das aktuelle Log und stoppt die Protokollierung

Speichern

Speichert alle neuen Log Ereignisse• Es öffnet sich die Seite Speichern als...: zum gewünschtem Verzeichnis navigieren• Einen Dateinamen eingeben und dann auf Speichern klicken.

11.2

Setze Geräte Adresse (PROFIBUS)

Die Funktion Setze Geräte Adresse ermöglicht dem Nutzer, die Adresse des ausgewählten
PROFIBUS-Gerätes zu ändern, z.B. während der Inbetriebnahme des Netzwerks.
1.

Mit der rechten Maustaste auf den Eintrag Weitere Funktionen → Setze Geräte
Adresse klicken.
 Die PROFIBUS Slave Einstellungen werden geöffnet.

2.

Im Feld Aktuelle Adresse das Gerät auswählen, bei dem die Adresse geändert werden muss.

3.

Im Feld Neue Adresse, die neue Adresse für das Gerät auswählen.

4.

Auf Übernehmen klicken.
 Die Änderungen werden für das Gerät gespeichert.

11.3

DTM-Adressen einrichten

Die Funktion Setze DTM Adresse ermöglicht es dem Benutzer, die Adresse im DTM an die
physikalischen Geräte anzugleichen, z.B. den Tag in PROFIBUS-Netzwerken. Diese Funktion ist für FieldCare nicht relevant, könnte aber für andere FDT-Rahmenapplikationen
benötigt werden.

‣ Mit der rechten Maustaste auf den Eintrag SFG500 klickenWeitere Funktionen →Setze DTM Adresse auswählen.
 Das Dialogfenster Setze DTM Adresse werden geöffnet.

Endress+Hauser

49

Weitere Funktionen

Fieldgate SFG500/SFM500

Die Bedeutung der einzelnen Parameter:
Parameter

Bedeutung

Gerätename

Zeigt das mit dem DTM verbundene Gerät sowie die Firmware-Version

Geräte-TAG

Zeigt die Gerätekennzeichnung für jedes Gerät, das mit dem ausgewählten Fieldgate SFG500
verbunden ist:
Um die Gerätekennzeichnung zu ändern, die neue Bezeichnung eingeben und drücken und dannauf Aktualisieren klicken.

Address

Zeigt die PROFIBUS-Adresse für jedes Gerät, das mit dem ausgewählten Fieldgate SFG500 verbunden ist:
Um die Gerätekennzeichnung zu ändern, die neue Bezeichnung eingeben und drücken und dannauf Aktualisieren klicken.

Aktualisieren Ladet die Änderungen zur Gerätekennzeichnung bzw. zur PROFIBUS-Adresse zum DTM herunter

11.4

Hilfe

Die Funktion Hilfe zeigt Bedienhinweise für das Fieldgate SFG500.

‣ Mit der rechten Maustaste auf SFG500 klicken und Weitere Funktionen → Hilfe auswählen.
 Die Betriebsanleitung BA01579S/04/DE wird als PDF geöffnet.

11.5

Über

Die Funktion Über zeigt Informationen zum Fieldgate SFG500 und zum DTM an.

‣ Mit der rechten Maustaste auf SFG500 klicken und Weitere Funktionen → Über auswählen.
 Das Dialogfenster Über wird geöffnet.

50

Endress+Hauser

Fieldgate SFG500/SFM500

Störungsbehebung

12

Störungsbehebung

12.1

FieldCare

ProblemUrsache/Fehlerbehebung

SFGNetwork DTM
nicht in der DTMBibliothek

FieldCare-Version unterstützt Fieldgate SFG500 nicht:• Fieldgate DTM von der mitgelieferten CD-ROM installieren• DTM-Katalog aktualisieren

SFGNetwork DTM
kann Fieldgate
SFG500 nicht finden• Keine Verbindung (allgemein)– Alle Ethernet-Verbindungen überprüfen– Überprüfen, ob das Fieldgate SFG500 eingeschaltet ist– Überprüfen, ob der IP-Adressenbereichen des Rechners und des Fieldgate SFG500
übereinstimmen (Ein einfache Test ist das Webbrowser oder ein Ping zu benützen)– Überprüfen, ob eine Firewall die Kommunikation blockiert– Überprüfen, ob Microsoft SQL Server läuft• Keine Verbindung nach Scannen des Netzwerks (zusätzliche Möglichkeiten zur Fehlerbehebung)– Überprüfen, ob der Rechner und das Fieldgate SFG500 im demselben logischen
Netzwerk sind (Ping)– Wenn nicht überprüfen, ob folgende Router- Ports aktiviert sind (siehe auch AnhangB) UDP 60020: vom SFG500 Netzwerk zum Rechner TCP 60010: in beide Richtungen• Keine Verbindung nach manuelle Verbindung (zusätzliche Möglichkeiten zur Fehlerbehebung)– Überprüfen, ob Fehlermeldungen in FieldCare anstehen– Überprüfen, ob die CommDTM-Konfigurierung richtig ist – ist der eingegebene Parameter korrekt (IP-Adresse, Tag, Seriennummer)?

SFG500 DTM kann Keine Verbindung
PROFIBUS-Gerät(e) – Ist das Gerät in der Live List
nicht finden– Alle PROFIBUS-Verbindungen überprüfen– Überprüfen, ob das Gerät eingeschaltet ist– Überprüfen, ob das Gerät eine eindeutige PROFIBUS-Adresse besitzt– Überprüfen, ob der Bus richtig terminiert ist– Ist der Scanvorgang abgeschlossen
Am Link angeschlossene Geräte
können nicht
gefunden werden

Keine Verbindung– Überprüfen, ob der Link CommDTM vorhanden, lizenziert und richtig konfiguriert ist– Alle PROFIBUS-Verbindungen überprüfen– Überprüfen, ob das Gerät eingeschaltet ist– Überprüfen, ob das Gerät eine eindeutige PROFIBUS-Adresse besitzt– Überprüfen, ob der Bus richtig terminiert ist

Am Remote I/Oangeschlossene
Geräte können
nicht gefunden
werdenKeine Verbindung– Überprüfen, ob der Remote I/O CommDTM vorhanden, lizenziert und richtig konfiguriert ist– Alle HART Verbindungen überprüfen– Überprüfen, ob das Gerät eingeschaltet ist

12.2

Durch die LEDs auf dem SFG500 angezeigten Fehler

ProblemUrsache/Fehlerbehebung

Die LED Power
leuchtet nicht.

Kein Strom:• Prüfen, ob das Netzkabel korrekt verdrahtet ist• Prüfen, ob die Versorgungsspannung der Angabe auf dem Typenschild entspricht• Prüfen, ob die Stromzufuhr eingeschaltet ist• Wenn eine zu hohe Spannung angelegt wurde, ist die interne Sicherung durchgebrannt
Senden Sie das Fieldgate SFG500 zur Reparatur an Endress+Hauser zurück

Die LED Failure
In der CPU liegt ein schwerwiegendes Problem vor, oder das Gerät kann nicht hochfahren
leuchtet bzw. blinkt. • Stromzufuhr ausschalten, 30 s warten, Stromzufuhr dann wieder einschalten• Wenn die LED Failure erneut leuchtet:
Senden Sie das Fieldgate SFG500 zur Reparatur an Endress+Hauser zurück

Endress+Hauser

51

Störungsbehebung

Fieldgate SFG500/SFM500

ProblemUrsache/Fehlerbehebung

Die LED PB Err
leuchtet.

Im PROFIBUS-Netzwerk liegt eine Fehlfunktion vor:
• Prüfen, ob der Bus richtig terminiert ist (beide Enden)• Prüfen, ob alle Master-Busparameter identisch sind
• Prüfen, ob der Bus richtig verdrahtet ist

Die LED LAN1 oder
LAN2 blinkt nicht,
obwohl die Schnittstelle verdrahtet ist.

Verdrahtungs- oder Verbindungsfehler:• Die Verdrahtung überprüfen• Prüfen, ob der Kommunikationspartner eingeschaltet ist• Prüfen, ob die IP-Adresse richtig eingestellt ist– LAN1: Fixe IP-Adresse in Netzwerkdomain– LAN2: Adresse wird von DHCP vergeben

12.3

PROFIBUS Kommunikationsfehler

ProblemUrsache/Fehlerbehebung

Das Fieldgate SFG500
kann keine Verbindungzum PROFIBUS DP-Segment herstellen.

Verdrahtungs- oder Verbindungsfehler:• Prüfen, ob das PROFIBUS DP-Segment korrekt (an beiden Enden) terminiert
wurde.
• Die Verdrahtung überprüfen• Prüfen, ob die Stationsadresse nicht zweimal vorkommt• Prüfen, ob alle Master-Busparameter indentisch sind
Wenn nötig, den Token Rotation Time anpassen

Ein Gerät wird nicht inder Geräteliste aufgeführt.

Kommunikationsfehler:• Ein anderes Gerät verfügt über dieselbe Adresse• Das Gerät wurde nicht hochgefahren• Das Gerät unterstützt kein Autosensing der Baudrate
Die korrekte Baudrate einstellen• Das Gerät ist einem nicht-transparenten Link angeschlossen (Normalverhalten)

12.4

Durch den Webserver angezeigten Fehler

Problem Ursache/Fehlerbehebung
Interner Fehler:
Fieldgate SFG500 neustarten, siehe Kapitel 10.1.5 →  46
A0028391

A0028394

Senden der E-Mail nicht möglich:• E-Mail Einstellungen überprüfen, siehe Kapitel 10.1.4 →  44
• E-Mail Einstellungen mit dem internen Systemadministrator überprüfen
Senden der Test E-Mail nicht möglich:• E-Mail Einstellungen überprüfen, siehe Kapitel 10.1.4 →  44
• E-Mail Einstellungen mit dem internen Systemadministrator überprüfen
Zeitsynchronisation fehlgeschlagen:• Datum und Zeit Einstellungen überprüfen, siehe Kapitel 10.1.2 →  42
• E-Mail Einstellungen mit dem internen Systemadministrator überprüfen
Keine übereinstimmende Baudrate:• Baudrate Einstellung überprüfen, siehe Kapitel 6.1.3 →  23
• Ist kein zyklischer Master vorhanden, die Konfigurationsart von Auto Mode auf Manual Modeumstellen• Bei zyklischem Master, prüfen ob alle Master-Busparameter indentisch sindKein Datentransfer, PROFIBUS Einstellungen überprüfen:• PROFIBUS Einstellungen überprüfen, siehe Kapitel 6.1.3 →  23
• Die Verdrahtung überprüfen
Keine freie PROFIBUS Adresse gefunden:
iIm zyklischen Master den Parameter Highest Station Adress erweitern, siehe Kapitel 6.1.3 →  23

52

Endress+Hauser

Fieldgate SFG500/SFM500

Anhang13

Anhang13.1

Anhang A - IP-Einstellungen des Computers• Möglicherweise werden Administratorrechte benötigt, um die IP-Einstellungen desComputers ändern zu können. Sollte dies der Fall sein, bitte an den Systemadministrator wenden.
• Die in diesem Kapitel beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf Windows XP.
Bei anderen Windows-Systemen an den Systemadministrator wenden.
Die Mehrzahl der in einem Unternehmensnetzwerk eingesetzten Computer ist bereits
dafür eingerichtet, eine IP-Adresse von einem DHCP-Server zu beziehen und zu akzeptieren. Wenn der Computer in einem Steuerungssystem verwendet wird, ist es jedoch möglich, dass er über eine feste Adresse verfügt. In diesem Fall bitte wie folgt vorgehen:
Vorgehensweise für Windows XP

Endress+Hauser

1.

Auf Start → Einstellungen → Systemsteuerung → Netzwerkverbindungen klicken.
 Das Dialogfenster Netzwerkeinstellungen wird geöffnet.

2.

Mit der rechten Maustaste auf LAN-Verbindung → Eigenschaften klicken.
 Das Dialogfenster Eigenschaften von LAN-Verbindung wird geöffnet.

53

Anhang

Fieldgate SFG500/SFM500

3.

Auf Internetprotokoll (TCP/IP) doppelklicken.
 Das Dialogfenster Eigenschaften von Internetprotokoll (TCP/IP) wird geöffnet.

4.

Die Adressen notieren, die dem Computer zugewiesen wurden - später werden diesebenötigt, wenn der Computer nach der Inbetriebnahme des SFG500 zurückgesetzt
wird.

5.

Auf IP-Adresse automatisch beziehen klicken.

6.

Auf OK klicken.
 Die Auswahl wird bestätigt und das Dialogfenster Eigenschaften von Internetprotokoll (TCP/IP) wird geschlossen.

7.

Auf OK klicken.
 Das Dialogfenster Eigenschaften von LAN-Verbindung wird geschlossen.

Nachdem das Fieldgate SFG500 eingerichtet wurde, kann der Computer wie im folgenden
beschrieben auf seine ursprüngliche IP-Adresse zurück gesetzt werden:
Rücksetzung der festen IP-Adresse
1.

Schritte 1-3 des vorherigen Vorgangs wiederholen.

2.

Im Dialogfenster Eigenschaften von Internetprotokoll (TCP/IP) die Option Folgende IP-Adresse verwenden.

3.

Die Einstellungen eingeben, die in Schritt 4 notiert wurden.

4.

Auf OK klicken.
 Die Auswahl wird bestätigt und das Dialogfenster Eigenschaften von Internetprotokoll (TCP/IP) wird geschlossen.

5.

Auf OK klicken.
 Das Dialogfenster Eigenschaften von LAN-Verbindung wird geschlossen.

13.2

Anhang B - Windows Firewall

Werden Firewalls auf den Rechnern benutzt, auf denen FieldCare installiert sind, müssen
sie so konfiguriert werden, dass sie gegenseitigen Zugang erlauben. Da Firewall-Konfiguration häufig eine Angelegenheit der IT-Sicherheitspolitik der Firma ist, den Systemverwalter fragen bevor die Einstellungen geändert werden. Zusätzlich werden
Administratorrechte benötigt, um die Konfigurierung durchzuführen zu können.

54

1.

Auf Start → Einstellungen → Systemsteuerung → Windows Firewall klicken.

2.

Die Registerkarte Ausnahmen auswählen und die Ausnahmen auf zwei Ebenen
durchführen.
Endress+Hauser

Fieldgate SFG500/SFM500

Anhang3.

Bei Programm hinzufügen, angeben, welche Anwendungen in der Lage sind auf
freiwillige Anträge zu reagieren.

4.

Bei Port hinzufügen, angeben, dass der Firewall TCP-Verkehr über die vom Server
benutzten Ports erlauben soll.

5.

Die Registerkarte Allgemein wählen und auf Ein klicken, um die Firewall einzuschalten.

Kommunikation-Ports
Die für das Fieldgate SFG500 zu Verfügung stehenden Ports:

Endress+Hauser

Port-Nr.

ID

Bedeutung

TCP 60010

TCP_PCPS2_SFG500_PORT-

UDP 60015

UDP_IDENTIFY_PORT-

UDP 60020

UDP_ANNUNC_PORT-

55

Stichwortverzeichnis

Stichwortverzeichnis
A

Asset Bibliothek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Asset Monitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Asset Satus Liste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

D

Datum und Zeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Dokumentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

EE-Mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Einstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23, 42
Elektrische Symbole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Events . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

F

FieldCare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Firmware Update . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

I

IP-Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

LLAN1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

N

Neustart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

P

Process Monitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
PROFIBUS Monitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
PROFIBUS Slave Einstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

S

SFG-Tag und Standort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Sicherheitshinweise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Software Symbole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

WWarnhinweissymbole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Webbrowser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

56

Endress+Hauser

www.addresses.endress.com