別紙

島根原子力発電所の外部電源の信頼性確保に係る開閉所等の耐震性評価実施計画書

平成２４年２月
中国電力株式会社

目次

１ ． は じ め に ······················································································· 1
２ ． 指 示 事 項 ······················································································· 1
３ ． 評 価 対 象 設 備 ·················································································· 2４ ． 実 施 工 程 ······················································································· 2５ ． 評 価 手 順 ······················································································· 2６ ． 対 策 ····························································································· 3

１．はじめに
平成２３年３月１１ 日の東北地方 太平洋沖地震 による揺れで，福島第一 原子力発電所内の開閉所にお ける空気遮断 器等に損傷が 発生したことを受け ，平成 ２３年６月７日に経済産業省 原子力安全・保 安院指示文 書「原子力発電所等の 外部電源の信頼性確保に係る開閉 所等の地震対 策について（ 指示）」（平成 23・06・ 07 原院第 1号）が発出された。
当社はこの指示に基 づき，島根原子力 発電所の 開閉所等の電気設備 が機能不全となる倒壊，損傷等が発 生する可能性 についての 影響評価等について ，『「原子力発電所 の 外 部 電 源 の 信頼 性 確 保 に係 る 開 閉 所 等の地 震 対 策 に つ い て（ 指 示 ）」に 対 す る報告について』（平成 ２３年７月７ 日

電原設 第３２号）のとおり，JEAG5003‑2010「変電所等における 電気設備の耐 震設計指針」 による評価を実施し， 開閉所設備と変圧器の設計上の裕 度について確 認し，中間報 告として提出した。な お，福島第一原子力発電所の１号 機，２号機にお ける遮断器 等の損傷については， その応答スペクトルと損傷モード 等，不明な点も あり，東京 電力株式会社におい てその詳細評 価が行われると聞いて いたことから ，その 評価結 果に基づく新たな知 見の反映要否 を含めて，別途最終報 告することと していた。
平成２４年１月１ ９日，東京電 力株式会社の 追 加報告「福島第一 原子力発電所 内外の電気設備の被害 状況等に係る 記録に関する 報告を踏まえた対応 について（指 示）
に対する追加報告に ついて」が経 済産業省原子 力安全・保安院に報 告された。同 日，経済産業省原子力 安全・保安院 指示文書「原 子 力発電所等の外部 電源の信頼性 確保に係る開閉所等の地 震対策につい て（追加 指示 ）」（平成 24・01・17 原 院第 1 号，以下，「指示文書」と いう。）が当社 へ発出された 。
本実施計画書は，「 指示文書」に 基づき当社が 実 施する耐震性評価の 計画について取りまとめたもので ある。
２．指示事項（１）東京電力株 式会社の追加 報告「福島第 一 原子力発電所内外の 電気設備の被 害状況等に係る記録に関 する報告を踏 まえた対応に ついて（指示）に対する追加報 告について」（平成２４年１ 月１９日）の解析結 果 および損傷原因を考 慮した上で，原子力発電所等の開 閉所の電気設 備および変圧 器において，今後 発生する可能 性のある地震を入力地震動に用いた耐震性の評価及び対策の追加的な実施を求める。
（２）その実施計 画について， 平成２４年２ 月 １７日までに経済産 業省原子力安 全・保安院に対し報告す ることを求め る。

‑ 1 ‑３．評価対象設備
島根原子力発電所 において耐震 性評価の対象 と なる開閉所設備お よび変圧器を 表
１，表２に示す。

表１
発電所

島根原子力発 電所開閉所設 備の評価対象 設備
号機
１号機

島根原子力発電所

仕様

220kV

ガス絶縁開閉装置

66kV

ガス絶縁複合開閉装 置および避雷器

２号機

220kV

ガス絶縁開閉装置

３号機

500kV

ガス絶縁開閉装置

表２
発電所

電圧階級

島根原子力発 電所変圧器の 評価対象設備 ※号機

変圧器名称

電圧

１号機

起動変圧器

215/6.9kV

１,２号機

予備変圧器

63/6.9kV

２号機

起動変圧器

220/6.9kV

主変圧器

500/21.5kV

所内変圧器

21.5/6.9kV

補助変圧器

220/6.9kV

島根原子力発電所３号機※外部電源受電に必 要な変圧器を 対象としてい る。
４．実施工程島根原子力発電所の 耐震性評価実 施工程を表３ に示す。
５．評価手順島根原子力発電所 の開閉所設 備と変圧器は 耐震 重要度分類上Ｃク ラスとなっ ており，一般産業施設 と同等以上の 耐震性を保持 し ていることを確認し ている。し かし，今回の耐震性評価に 当たっては，「指示文書 」に おける「今後発生 する可能性の ある地震を入力地震動 に用いた耐 震性の評価」 とい う指示事項を踏ま え，島根原 子力発電所の基準地震動 Ｓｓをもと に，開閉所設 備お よび変圧器設備の 入力地震動 を算定の上，関連学協会規 格・基準の評 価基準を準用 し評価する。
（１）入力地震動の 算定
開閉所設備およ び変圧器の入 力地震動を算 定する。
（２）開閉所設備お よび変圧器の 耐震性評価
入力地震動に よって生じる 開閉所設備お よ び変圧器の応力が 評価基準を満 足することを確認する。

‑ 2 ‑

６．対策
「指示文書」の指 示事項である 「対策の追加 的 な実施」について は，評価対象 設備の評価結果を踏 まえて実施す ることとし， 当 該設備の評価結果 の報告以降， 取りまとめ次第報告を行 う。
以‑ 3 ‑

上表３ 島根原子力発電所開閉所設備および変圧器の耐震性評価実施工程
工実施項目

程

平成２４年

平成２５年

▽ 平成２４年１月
耐震性評価指示▽ 平成２４年２月 ▽６月
実施計画書提出○入力地震動の算定および耐震性評価
・ 開閉所の電気設備（１号機）
２２０ｋV ガス絶縁開閉装置
６６ｋV ガス絶縁複合開閉装置
および避雷器（２号機）
２２０ｋV ガス絶縁開閉装置（３号機）
５００ｋV ガス絶縁開閉装置

・▽９月

▽３月

▽６月

実施状況の四半期報告※１▽平成２４年１２月（予定）耐震性評価中間報告※１

入力地震動の算定
耐震性評価▽平成２５年９月（予定）
耐震性評価報告
入力地震動の算定
耐震性評価

変圧器（１号機）起動変圧器（１，２号機）予備変圧器（２号機）起動変圧器（３号機）主変圧器/所内変圧器/補助変圧器

入力地震動の算定
耐震性評価▽※２○ 対 策※１※２

必要に応じ実施

中間報告，四半期報告毎に評価の進捗を反映し，評価スケジュールを見直した工程の報告を行う。四半期報告は，対策完了まで行う。
取りまとめ次第，報告を行う。

‑ 4 ‑