持続可能性シリーズ：リチウムイオン電池電力貯蔵システム
リチウムイオン電池を使用する電力貯蔵システム（）を導入することで、将来の販売や消費用に電力をオンサイトで貯蔵することが可能となり、化石燃料の需要削減につながる可能性があります。リン酸鉄リチウム（）やニッケルマンガンコバルト（：三元系）などのリチウムイオン電池を採用した二次電池電力貯蔵システム（）は、今日設置されている貯蔵システムの大多数を占めます。電力を貯蔵することによる経済的な利点としては、電力の負荷平準化・ピークカットが可能となる、電気料金を削減できる、停電時に利用することができる、ということが挙げられます。しかしながら、この持続可能な電源の導入を検討する際には、これらの技術を適用するが火災や爆発の危険性を併せ持つということを十分に理解しておく必要があります。
一般に、リチウムイオン電池を使用する電力貯蔵システムは、金属またはプラスチック製の保護ケースに収容された複数のバッテリーセルで構成されており、容器やケースなどに集約されてモジュールを形成します。
通常、モジュールは直列に接続されたラックに積み重ねられ、インバータまたは充電器に出力するように配置されています。大規模なは、多数のラックで構成されることがあります。
一般に、特に大規模な設備には、バッテリー管理システム（）、パワーコンディショナ（）、および全体の電力貯蔵管理システム（）などの関連設備が含まれます。
理想的には、専用のスタンドアロン・エンクロージャに機器を設置します。ただし、は他の作業を行う建物内に収容されることもあります。
財物リスクの考慮事項
リチウムイオン電池を適用するを建物に設置する場合、またはその提案があった場合には、火災や爆発による財物全体または事業中断を含むビジネスへの影響について検討します。損害保険会社が建物全体のリスク・プロファイルを評価する際には、以下の特徴やポイントに着目しています。
火災および爆発の可能性：リチウムイオン電池を適用するにおける最も重大な危険として、熱暴走が挙げられます。熱暴走は、設計上の欠陥や機器の故障によって、異常な発熱が続いて急激な温度上昇が起こり、その結果として発火する現象のことです。また、セルの不具合により、オフガスや可燃性蒸気が蓄積した後に遅れて着火すると、爆発が発生することもあります。
セルの不具合において最も多い原因は、物理的衝撃 損傷、外部熱源への曝露、不適切な充電や放電状態などの電気的故障です。
チェックポイント：電気火災は、財物損害の最も一般的な原因の つです。
電気設備においては、設計、設置、試運転、実運転、および保守のすべての側面を考慮した包括的なアプローチを実施して、損害の可能性とその影響範囲の両方を最小限に抑える必要があります。そのアプローチとしては、認定取得済みのサブシステムや構成要素のみを使用するを設置するなどの方法があります。
リチウムイオン電池関連の火災は、高熱を発するため、消火が困難となることがあります。現在、水ベースの消火システムを使用して設備表面および設置エリアを冷却することが推奨されています。併せて、耐火時間が 時間以上である建物構造や防火区画を適用して、他のセルや可燃物への延焼を低減することも推奨されます。以下の項目を考慮することが必要です。
場所 — 他の資産・設備からリスクを物理的に隔離するために、電力貯蔵専用の区画や建物を設置することで、重要な施設・機器について、火災や爆発による損害を確実に防護することができます。十分な離隔距離を確保できない場合には、他の作業場所に対して専用の室の位置を隔離すること、および最大許容蓄積エネルギーを制限することで、火災拡大を抑制することができる機能を設計することが重要となります。その他の考慮事項として、外壁沿いに部屋を配置し、消火活動のために屋外からアクセスできるようにすることなどがあります。また、どの設備においても、ラック間、およびと周囲の部屋の間に、最低限以上の距離を保って隔離することが推奨されます。

可燃物を要です。

室に保管しないことも重建物構造 ―を建物内に設置せざるを得ない施設では、耐火時間 時間以上の建物構造を適用し、爆発防護機器を設置することおよび複数のラック間に防火壁を設置することなどの防護手段を適用することが必要です。
消防設備 — 国際的に認められている試験機関の設計基準に基づいて、スプリンクラー設備を設置します。スプリンクラー以外の消火システムなどの代替の消火方法を適用する場合には、その信頼性を確認するために、実証済みまたは信頼できる大規模試験を実施して有効性を実証する必要があります。
設備の規模と範囲に基づいて、煙感知器、防爆システム、爆発圧力放散口などについて検討する必要があります。

換気 — 熱暴走により発生する熱および可燃性蒸気を排出するために、可燃性ガスの検知器および適切に設計された非常用換気システムを設置する必要があります。これらのシステムは独立した形でも、の一部としても設置することができます。
電気的保護 — 電気的試験プログラム
ならびに地絡保護や過電圧 不足電圧保護などの物理的保護対策は、個々のラックおよびシステム全体のいずれにも講ずる必要があります。電力貯蔵システムに接続される電力変換装置には、システムを完全に包括できる保護装置および制御機能が配備される必要があります。

トレーニング — 緊急時対応計画を作成し、施設のスタッフと緊急時要員のトレーニングを実施する必要があります。事前計画ならびに事故等により機器に損傷が発生した際にとるべき手順をまとめたガイドライン（再着火の可能性への対処など）を、事故が起こる前に策定することを徹底します。
スイス損害保険会社のリスク・エンジ
ニアリングは、蓄電池および電力貯蔵に対して社会がますます依存するようになっていくことを認識しています。
しかしながら、これらのシステムを導入する際には、損害の可能性を低減するために、設計、設置および保守のすべての側面において、慎重な検討が必要であると考えます。

運用および保守 — 各種操作は、メーカー仕様に準じて実施する必要があ
本資料に関する詳細情報については、ります。システムの試運転および廃スイス損害保険会社のリスク・エンジ
止措置は、規則・規準に従って適切ニアまでお問い合わせください。に実施する必要があります。バッテバッテリー管理システム（）—リーは寿命末期になると不具合が生
参考資料：
重大な損害の可能性がある場合には、 じて損害につがなる可能性が高いた“
あらゆる安全制御機能を備えたバッめ、特に廃止措置は重要となります。
テリー管理システムを導入する必要”があります。
このシステムは、安全運転パラメータ（温度やオフガスなど）を監視するもので、より大規模な電力貯蔵管理システム（）の一部として組み込むこともできます。
“”
“”

–“”

本文書に含まれるガイダンスは、適切かつ合理的で、賠償責任のリスク軽減に役立つであろうと、スイス・リー・コーポレート・ソリューション
ズは考えています。たとえ本文書のアドバイスに従ったとしても、すべての損害が回避される、あるいは、すべての合理的な予防措置が講じられたことになると、スイス・リー・コーポレート・ソリューションズが保証するものではありません。一定の適切かつ合理的な手法についてスイス・リー・コーポレート・ソリューションズの意見を共有することによって、損害予防措置の評価および実施に関わる被保険者自身の義務 および責任が軽減されるものではありません。スイス・リー・コーポレート・ソリューションズは、損害防止に関わる一切の責任を負うことはありません。
スイス・リー・コーポレート・ソリューションズは、革新的でクオリティの高い保険商品を、中堅から大手・多国籍企業に世界中で提供しています。標準的な保険や複数のリスクを対象とした保険プログラム、お客様のニーズに合わせ高度にカスタマイズしたソリューションなど、取り扱い商品は多岐にわたります。スイス・リー・グループの強固な財務力を基盤とするスイス・リー・コーポレート・ソリューシ ョンズは、世界 以上のオフィスを通じてお客様にサービスを提供しています。詳細は、ウェブサイト（）または（）をご覧下さい。
日本においては、スイス・リー・インターナショナル・エスイー（「 」）として認可を受け、企業向け保険のソリューションを提供しています。「スイス損害保険会社」は、 日本支店のブランドネーム（通称社名）です（
年 月より）。