様式第１８

事故・故障等発生報告書
東二総発第２５号
令和５年７月２８日
茨城県知事 大井川 和

彦

殿
住所 茨城県那珂郡東海村大字白方１番の１
事業所名 日本原子力発電株式会社
東海事業本部東海第二発電所
氏
名
所長 山 口 嘉 温（ 公 印 省 略 ）原子力施設周辺の安全確保及び環境保全に関する協定第１７条第１項の規定により，原子力施設等における事故・故障等の発生について次のとおり報告します。
発 生 年 月 日

令和５年７月１９日（水）発所

東海第二発電所 サービス建屋（管理区域）

名

東海第二発電所 サービス建屋 １階
ランドリー室 乾燥機 No.７制御盤内端子台の焦げ跡について（第１報）

件

生場状
況原因
対策
環境への影響等

別紙のとおり添付資料：東海第二発電所 サービス建屋 １階
ランドリー室 乾燥機 No.７制御盤内端子台の焦げ跡について

別紙

２０２３年７月２８日
日本原子力発電株式会社
東海第二発電所 サービス建屋 １階
ランドリー室 乾燥機 No.7 制御盤内端子台の焦げ跡について
１．状況
東海第二発電所は第２５回定期事業者検査中のところ，２０２３年７月１９日
１４時２４分頃，ランドリー室の乾燥機※１No.7（以下，「当該乾燥機」という）を点検中※２の当該乾燥機メーカーから派遣された協力会社社員（以下，「協力会社社員」という）が，当該乾燥機の制御盤内端子台に焦げ跡らしきものを発見し，この点検に立ち会っていた当社社員より，中央制御室の発電長に連絡した。このため，発電。
長は１４時２７分に公設消防に一般回線※３にて連絡した（覚知時刻１４時２７分）
また，自衛消防隊は１４時４４分に出動した。
公設消防は，１４時４３分に発電所に到着（消防車１台，ワゴン車１台，サイレン・赤色灯有）した。その後，現場確認を実施した公設消防により，１５時１３分に火災と判断された旨の情報を当社通報連絡責任者が確認した。また，鎮火時刻については７月１０日の１０時５５分と推定される※４との連絡を公設消防より受けた。
※１：管理区域内で使用した作業着を洗濯した後，乾燥する機器であり，東海第二発電所には全７台が設置されている。
※２：当該乾燥機は２０２３年７月１０日１０時５０分頃，エラー表示（インバータ異常）が発生し自動停止した。この際，異臭・煙等の異常は確認されず，当該乾燥機のＮＦＢ（ノーヒューズブレーカー：配線用しゃ断器）を「切」とし，当該乾燥機メーカーに点検を依頼していた。
※３：現場の状況から現時点において進展性はないと判断し，一般回線で連絡した。
※４：７月１０日の１０時５０分に当該乾燥機は自動停止しており，状況から裕度を見て自動停止から５分後の１０時５５分を鎮火時刻と推定するとのことであった。

［添付資料－１，２］２．原因
２－１原因調査
原因究明のため各種調査を実施し，判明した結果を以下に示す。
（１）当該乾燥機について全７台ある乾燥機のうち，当該乾燥機を含む５台（No.３～No.７）は今年更新している。No.５～No.７は２０２３年１月２３日に発電所に搬入，No.３
及び No.４は２０２３年３月４日に発電所に搬入した。また，当該乾燥機は２０２３年３月２６日から使用開始しており，事象発生までの運転期間は短期間であり，この間に不具合が発生していないことを確認した。
（２）当該乾燥機の制御盤内端子台について
１）協力会社社員への聞き取り調査
焦げ跡が確認された当該乾燥機の制御盤内端子台（以下，「当該制御盤内端子台」という）について，協力会社社員に聞き取りをしたところ，当該制御盤内端子台は工場出荷前に組み立て・調整されたものであり，発電所搬入後には制御盤内を開けての調整等を実施していないことを確認した。
２）公設消防との合同調査
公設消防と当社による合同の現場確認において，以下の事実を確認した。

1

・当該制御盤内端子台に接続される駆動モータ用電源ケーブル３相（Ｕ相，Ｖ相，Ｗ相）のうち，Ｕ相端子部に変色及びケーブル端末部に約１．５ｃｍの焦げ跡を確認した。また，端子部に緑青らしきものが付着していることを確認した。
・Ｕ相端子部を固定するネジが完全に締め付けられておらず，端子を触診したところ，ぐらつき（固定不足）があり確実に固定されていない状態を確認した。
・当該制御盤内端子台の下部に灰らしきものがあることを確認した。
・その他の部位に特段の異常は確認されなかった。
以上の結果から，Ｕ相端子部ネジの締め付け不足により端子が確実に固定されていない状況で通電していたため今回の事象が発生した可能性がある。
[添付資料－３]
３）当該制御盤内端子台の詳細点検
当該制御盤内端子台のＵ相端子部にぐらつき（固定不足）を確認したことから，当社は公設消防の許可を得た後，詳細点検を実施した。
①Ｕ相端子部の点検・当該Ｕ相端子部のネジが完全に締め付けられていなかったことから，その状態から増し締めを試みたが，増し締めは出来なかった。
・当該Ｕ相端子部のネジを緩めて一旦取り外した後，再度当該ネジを締め付けたところ，同じ位置で引っかかり，ネジを完全に締め付けることは出来なかった。
・当該Ｕ相に接続するケーブルの端子を確認した結果，丸型の端子が欠損し三日月状になっていることを確認した。
・他相（Ｖ相，Ｗ相）端子部のネジを取り外してＵ相端子部のネジ穴への締め付けを試みたところ，同じ位置で引っかかり，ネジを完全に締め付けることは出来なかった。
・当該Ｕ相端子部のネジを他相（Ｖ相，Ｗ相）端子部のネジと比較したところ，寸法や形状に差異はなく，異常は認められなかった。
以上の結果から，Ｕ相のネジ穴部に不具合があると考える。
［添付資料－４］②製造メーカー聞き取り調査
・制御盤内端子部のネジ締め付けはドライバーを用いて手締めをしており，目視によるネジ部とネジ穴部の隙間確認は実施していないとのことであった。
以上の結果から，工場出荷前の組み立て・調整時にネジ穴部に何らかの欠陥が生じ，ネジを締め付けたものの締め付けが不完全な状態のまま出荷された可能性がある。
③他の端子部等の点検・他相（Ｖ相，Ｗ相）等その他の端子部全３４箇所について点検したと
ころ，ネジの締め付け不足・端子部の変色・ケーブルの焦げ跡等の異常は確認されなかった。
・当該制御盤内端子台のその他の部位（端子台樹脂部等）について点検した結果，異常がないことを確認した。
［添付資料－４］2

④緑青らしきものの成分分析
公設消防との合同調査において，緑青らしきものが確認されたことか
ら成分分析を実施したところ，銅成分が確認されたことから，緑青であることを確認した。緑青は電線等の材料に含まれる銅が火災等の熱影響により生じるものであることから，本事象に伴い生じたものと考える。
［添付資料－５］⑤他乾燥機の制御盤内端子台の点検同型の乾燥機 No.３～No.６の４台についても制御盤内端子台を点検した結果，ネジの締め付け不足・端子部の変色・ケーブルの焦げ跡等の異常は確認されなかった。
以上の結果から，Ｕ相端子部のネジが完全に締め付けられずに端子が確実に固定されておらず，端子部の接触面積が減少したことで，接触抵抗が増え，端子部が過熱しケーブルに焦げ跡が発生したと考えられる。
［添付資料－６］４）その他の要因による可能性
その他の要因による可能性がないか，様々な視点からの洗い出しを行い，以下の要因を抽出し，これらについて調査を実施した。
①端子の固定不足
ネジの締め付け不足により端子が確実に固定されていない場合，端子部の接触面積が減少することで，端子部が過熱し焼損に至る可能性がある。「３）当該制御盤内端子台の詳細点検」に記載のとおり，ネジの締め付け不足による端子の固定不足を確認したことから本事象の発生要因と考えられる。
②過電圧
当該制御盤内端子台への入力電圧が定格入力電圧２００Ｖに対して過剰に高かった場合は焼損に至る可能性がある。このため，入力電圧を確認した結果，入力電圧は１９９Ｖであり基準値以内であることを確認した。また，他相（Ｖ相，Ｗ相）の端子に異常がないこと，同じ電源元から同じ電圧が供給される他の乾燥機の制御盤内端子台の端子部にも異常が認められなかったこと及び事象発生が考えられる７月１０日時点において中央制御室内の監視にて発電所内での異常な電圧変動は確認されていないことから過電圧が要因となる可能性はない。
③結露
端子間に結露による水分が付着した場合，相間短絡により端子部の焼損等の発生が考えられるが，ＮＦＢは動作していないこと，当該乾燥機の制御盤内及び同型の乾燥機の制御盤内は乾燥状態であり結露状態にないことを確認したことから結露が要因となる可能性はない。
④トラッキング
端子間に水分及び塵埃がある場合，トラッキングに伴う相間短絡により端子部の焼損等の発生が考えられるが，ＮＦＢは動作していないこと，当該乾燥機の制御盤内及び同型の乾燥機の制御盤内は乾燥状態であり結露がないこと，塵埃の付着がないことを確認したことからトラッキングが要因となる可能性はない。

3

⑤小動物の侵入
当該乾燥機の制御盤内に小動物が侵入した場合，小動物が端子間に接触し相間短絡により端子部の焼損等の発生が考えられるが，当該乾燥機は屋内の管理区域内に設置されており，小動物の侵入は考えにくい。また，当該制御盤の端子台収納箱は，ネジにより締め付けられた閉止状態となっており小動物が侵入することは不可能であり，小動物が侵入した痕跡もないことから，小動物の侵入が要因となる可能性はない。
⑥乾燥機運転時振動によるネジの緩み
乾燥機運転時は振動が発生する。この振動の影響で徐々にネジが緩む
ことにより端子にぐらつきが生じた場合，本事象の発生が考えられるが，当該乾燥機において，緩み防止用の留めワッシャが付いており，ネジが正しく締め付けられていれば，乾燥機本体の振動によってネジが緩むとは考え難いこと及び当該乾燥機において，端子部の変色・ケーブルの焦げ跡が確認されたＵ相端子部以外にネジの緩みがないこと，また同型の乾燥機においても同様に端子台のネジに緩みがないことを確認しており，Ｕ相端子部のネジだけが緩み本事象に至る可能性はない。
⑦ケーブル断線
ケーブルが一部断線した場合，抵抗が増加し過熱することによる焼損等の発生が考えられるが，当該ケーブルに焦げ跡は確認されたものの断線していないことを目視にて確認しており，当該ケーブルの断線が要因になる可能性はない。
［添付資料－７］２－２事象発生のメカニズム「２－１原因調査」の調査結果より，当該制御盤内端子台のＵ相端子部の変色及びケーブル焦げ跡が発生したメカニズムは以下のとおりと推定する。
【①工場出荷時のＵ相ネジの不完全な締め付けが発生】
工場での当該乾燥機の制御盤組み立て・調整時において，Ｕ相のみネジが完全に締め付けられておらず，端子が確実に固定されていない状態（初期不良）のまま，発電所に納入された。
↓【②当該乾燥機使用中にＵ相端子部の片当たりが発生】
Ｕ相端子部は完全に締め付けられておらず，端子穴内径はネジ径より大きいため，ケーブルの自重等によりＵ相端子の片当たりが生じ，接触面積が減少する状態（接触抵抗が増加）となった。
↓【③Ｕ相端子部の接触面積が少ない状態での通電による過熱状態の発生】
Ｕ相端子部の接触面積が少ない状態（接触抵抗が増加した状態）で通電が繰り返されたことにより，Ｕ相端子部は過熱状態となる。
↓【④Ｕ相端子部の接触面積が少ない状態での通電による過熱状態の継続】
Ｕ相端子部は過熱状態が継続することにより，最終的に端子接触部は焼損（欠損）し緑青が生じるとともにケーブル端に焦げ跡が発生した。また，これに伴いによりインバータエラーが発生し乾燥機は自動停止した。
［添付資料－８］4

２－３事象の原因
本事象の原因は以下のとおりと推定する。
・製造メーカーにおいて工場出荷前の制御盤組み立て・調整過程において，目視や触手等による確実なネジ締め付け確認が不足していたことにより初期不良が発生した。
３．対策
本事象を受け，製造メーカーに工場出荷前の制御盤組み立て・調整過程でのネジ締め付けを確実に実施するよう注意喚起を行う。また，今年度に予定している洗濯機及び乾燥機の取替に当たっては，発注仕様書にネジの確実な締め付けに係る注意事項を明記する。
従来から発電設備に対しては，設備使用時に不具合が生じぬよう，工場や現地における電源ケーブル端子台の締め付け確認を含む検査等を通じて品質の維持に努めている。今後，再発防止として火災事象に結び付くような電源ケーブル端子台を有する一般設備についても，調達管理の中で締め付け確認を要求することを検討していく。
４．水平展開当該乾燥機以外に現在使用中の同一製造メーカーの製品が発電所敷地内に１１台（洗濯機４台，乾燥機７台）あるため，これらについて端子部の締め付け状態を確認し，全数異常のないことを確認した。
その他設備への水平展開について，今後検討していく。
５．その他の対応
２０２２年度に火災を３件発生させてしまった対応として，現在，火災発生未然防止の各種取り組みを所員・協力会社社員が全所一丸となって取り組んでいるところであるが，原子力事業者として火災は絶対起こしてはならないという強い決意のもと，引き続き火災発生未然防止活動に取り組んでいく。
６．環境への影響
本事象に伴う人身災害の発生及び周辺環境への影響は無く，モニタリングポストの指示値にも変動は無かった。
［添付資料－９］以5上添付資料－１（１／２）
東海発電所・東海第二発電所構内配置図

東海発電所

東海第二発電所

Ｎ当該乾燥機→至 タービン建屋 1 階

6

添付資料－１（２／２）
東海第二発電所 サービス建屋１階ランドリー室 当該乾燥機制御盤内端子台の状況

緑青，焦げ跡らしきものを確認

端子台

乾燥機
寸法(mm)：1503(幅)×1637(奥行)×2156(高さ)
制御盤内7添付資料－２

事象の経緯
日時事象

2023 年7 月10 日
10 時 50 分頃

当該乾燥機は，エラー表示（インバータ異常）が発生し自動停止
この際，異臭・煙等の異常は確認されず，当該乾燥機のＮＦＢ（ノーヒューズブレーカー：配線用しゃ断器）を「切」とした

2023 年7 月19 日
14 時00 分

当該乾燥機について，当社社員の立会の下，協力会社社員による点検を開始

14 時24 分頃

当該乾燥機を点検中の協力会社社員が，制御盤内端子台に焦げ跡らしきものを発見し，この点検に立ち会っていた当社社員が中央制御室へ連絡

14 時 27 分（覚知時刻）

中央制御室より公設消防へ一般回線にて連絡

14 時 43 分

公設消防到着（消防車 1 台，ワゴン車 1 台 サイレン・赤色灯有）14 時 44 分

自衛消防隊出動

14 時 49 分

茨城県に状況連絡

14 時 52 分

東海村に状況連絡

15 時 13 分

公設消防が，本事象は火災であると判断

15 時 59 分

通報連絡責任者は公設消防が「15 時 13 分をもって本事象は火災であると判断」したことを確認

16 時 23 分

公設消防より，鎮火時刻については 7 月 10 日の 10 時 50 分に当該乾燥機は自動停止しており，状況から裕度を見て自動停止から5 分後の 10 時 55 分を鎮火時刻と推定するとの連絡を受けた

8

添付資料－３（１／２）

当該乾燥機制御盤内の外観点検
目的
点検日
確認内容

当該乾燥機制御盤内の外観を確認する。
２０２３年７月１９日
当該乾燥機制御盤内について以下を確認する。
①端子台の状態確認②当該乾燥機制御盤内の外観目視確認①端子台の状態確認

変色・焦げ跡

端子台変色部Ｕ相Ｖ相Ｗ相確認結果

ネジ頭高さに差あり端子部のぐらつき（固定不足）あり

9添付資料－３（２／２）
結果：Ｕ相端子部に変色及びケーブル端末部に約１．５ｃｍの焦げ跡を確認した。また端子部に緑青らしきものが付着していることを確認した。
当該端子台の端子部について確認をした結果，焦げ跡が確認された
Ｕ相端子部については，ネジが完全に締め付けられておらず，端子を触診したところぐらつきがあり確実に固定されていない状況を確認した。
②当該乾燥機制御盤内の外観目視確認

灰らしきもの結果：当該乾燥機制御盤内の下部に灰らしきものがあることを確認した。
また，その他部位に異常は確認されなかった。

備考

以上の結果から，Ｕ相端子部のネジの締め付け不足により確実に端子が固定されていない状況で通電していたことにより今回の事象が発生した可能性がある。

10添付資料－４（１／２）

当該制御盤内端子台の詳細点検目的

当該制御盤内端子台のＵ相端子部に緩みを確認したことから，Ｕ相端子部の詳細確認を実施する。

点検日

２０２３年７月１９日

確認内容

Ｕ相端子部について以下の確認を行う。
①ネジの増し締め確認②ケーブル端子の確認③他相端子のネジでの締め付け確認④他相ネジとの比較確認⑤他の端子部等の点検①ネジの増し締め確認

他相端子とネジ頭の高さに差がある

結果：ネジが完全に締め付けられていなかったことから，その状態から増し締めを試みたが，増し締めは出来なかった。
また，ネジを一旦取り外した後，再度当該ネジを締め付けたところ，同じ位置で引っかかり，ネジを完全に締め付けることは出来なかった。
確認結果②ケーブル端子の確認
結果：Ｕ相に接続するケーブル端子を確認した結果，丸型の端子が欠損し三日月状になっていることを確認した。

11

③他相端子部のネジでの締め付け確認①と同様に差がある

添付資料－４（２／２）
結果：他相（Ｖ相，Ｗ相）端子部のネジを取り外してＵ相のネジ穴への締め付けを試みたところ，同じ位置で引っかかり，ネジを完全に締め付けることは出来なかった。
④他相端子部のネジとの比較確認
結果：Ｕ相端子部のネジを他相端子部のネジと比較したところ，寸法や形状に差異はなく，異常は認められなかった。
Ｕ相端子部のネジ
他相端子部のネジ⑤他の端子部等の点検

端子台箇所

備考

結果：他相（Ｖ相，Ｗ相）等その他の端子部全３４箇所について点検したところ，ネジの締め付け不足・端子部の変色・ケーブルの焦げ跡等の異常は確認されなかった。
当該制御盤内端子台のその他の部位（端子台樹脂部等）について点検した結果，異常がないことを確認した。
以上の結果から，工場出荷前の組み立て・調整時にネジ穴部に何らかの欠陥が生じ，ネジを締め付けたものの締め付けが不完全な状態のまま出荷された可能性がある。

12

添付資料－５

緑青らしきものの成分分析
目的

Ｕ相ケーブル端末部に確認された緑青らしきものの成分を分析する。

分析日時

２０２３年７月２０日 １５時３０分

確認内容

Ｕ相のケーブル端末部より回収した緑青らしきものについて，成分分析から付着物を特定する。
１．使用機器
走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）
エネルギー分散型Ｘ線分析装置（ＥＤＸ）
２．分析結果緑青らしきもの

確認結果

単位：質量％
緑青（参考）
CuCl2
CuCl2・3Cu（OH）2Ｃ(炭素)６――Ｏ(酸素)

９―２１Ｃｌ (塩素)１４５６１３Ｃａ (カルシウム)

３――Ｃｕ (銅)

６８４４６６

合計

１００１００１００

３．考察
分析結果より，緑青らしきものの主成分はＯ（酸素），Ｃｕ（銅），Ｃｌ（塩素）であり，Ｕ相のケーブル端末部で確認されたものは緑青と同様な成分であること確認した。
なお，緑青らしきものにＣ（炭素）が検出された理由は，採取箇所の煤が検出されたものと推察される。

備考

緑青は電線等の材料に含まれる銅が火災等の熱影響により生じるものであることから，本事象に伴い生じたものと考える。

13添付資料－６（１／２）

他乾燥機の制御盤内端子台の点検目的

同型の乾燥機 No.３～No.６の４台についても，制御盤内の端子台について点検を行い当該乾燥機と同様の事象があるか確認する。

点検日

２０２３年７月１９日

確認内容

制御盤内端子台について，次の点検を実施する。
①端子台ネジの緩み②端子部の変色③ケーブルの焦げ跡④その他，異常の有無
No.３乾燥機
項目①端子台ネジの緩み②端子部の変色③ケーブルの焦げ跡④その他，異常の有無

結果
無無無無項
目
①端子台ネジの緩み②端子部の変色③ケーブルの焦げ跡④その他，異常の有無

結果
無無無無項
目
①端子台ネジの緩み②端子部の変色③ケーブルの焦げ跡④その他，異常の有無

結果
無無無無No.４乾燥機

確認結果

No.５乾燥機

14添付資料－６（２／２）

No.６乾燥機
項目①端子台ネジの緩み②端子部の変色③ケーブルの焦げ跡④その他，異常の有無

備考

結果
無無無無

ネジの締め付け不足・端子部の変色・ケーブルの焦げ跡等の異常は確認されなかった。

15

当該制御盤内端子台の焦げ跡 要因分析図
要因調査内容・結果

評価

添付資料

当該制御盤内端子台焦げ跡発生

端子の固定不足

ネジの締め付け不足により端子が確実に固定されていない場合，端子部の接触面積が減少することで，端子部が過熱し焼損に至る可能性がある。このため，Ｕ相端子部のネジの締め付け状態を確認した結果，ネジの締め付け不足による端子の固定不足を確認したことから本事象の発生要因と考えられる。

〇

別紙－１

過電圧

当該制御盤内端子台への入力電圧が定格入力電圧２００Ｖに対して過剰に高かった場合は焼損に至る可能性がある。このため，入力電圧を確認した結果，入力電圧は１９９Ｖであり基準値以内であることを確認した。また，他相（Ｖ相，Ｗ相）の端子に異常がないこと，同じ電源元から同じ電圧が供給される他の乾燥機の制御盤内端子台の端子部にも異常が認められなかったこと及び事象発生が考えられる７月１０日時点において中央制御室内の監視にて発電所内での異常な電圧変動は確認されていないことから過電圧が要因となる可能性はない。

×

別紙－２

結露

端子間に結露による水分が付着した場合，相間短絡により端子部の焼損等の発生が考えられる
が，ＮＦＢは動作していないこと，当該乾燥機の制御盤内及び同型の乾燥機の制御盤内は乾燥状態であり結露状態にないことを確認したことから結露が要因となる可能性はない。

×

別紙－３

トラッキング

端子間に水分及び塵埃がある場合，トラッキングに伴う相間短絡により端子部の焼損等の発生が考えられるが，ＮＦＢは動作していないこと，当該乾燥機の制御盤内及び同型の乾燥機の制御盤内は乾燥状態であり結露がないこと，塵埃の付着がないことを確認したことからトラッキングが要因となる可能性はない。

×

別紙－４

小動物の侵入当該乾燥機の制御盤内に小動物が侵入した場合，小動物が端子間に接触し相間短絡により端子部の焼損等の発生が考えられるが，当該乾燥機は屋内の管理区域内に設置されており，小動物の侵入は考えにくい。また，当該制御盤の端子台収納箱は，ネジにより締め付けられた閉止状態となっており小動物が侵入することは不可能であり，小動物が侵入した痕跡もないことから，小動物の侵入が要因となる可能性はない。

×別紙－５

乾燥機運転時振動によるネジの緩み

乾燥機運転時は振動が発生する。この振動の影響で徐々にネジが緩むことにより端子にぐらつきが生じた場合，本事象の発生が考えられるが，当該乾燥機において，緩み防止用の留めワッシャが付いており，ネジが正しく締め付けられていれば，乾燥機本体の振動によってネジが緩むとは考え難いこと及び当該乾燥機において，端子部の変色・ケーブルの焦げ跡が確認された
Ｕ相端子部以外にネジの緩みがないこと，また同型の乾燥機においても同様に端子台のネジに緩みがないことを確認しており，Ｕ相端子部のネジだけが緩み本事象に至る可能性はない。

×－

ケーブル断線

ケーブルが一部断線した場合，抵抗が増加し過熱することによる焼損等の発生が考えられるが，当該ケーブルに焦げ跡は確認されたものの断線していないことを目視にて確認しており，当該ケーブルの断線が要因になる可能性はない。

×別紙－６

16

事象

添付資料－７

別紙－１

当該乾燥機の制御盤内のネジ締め付け状況調査
目的

ネジの締め付け不足による端子の固定不足の有無を確認する。

点検日

２０２３年７月１９日

確認内容

目視・触診にてネジの締め付け状態及び端子固定状況を確認した。

ネジ頭の高さに差あり

確認結果

Ｕ相端子部のみネジ締め付け不足

締め付け不足がなかったネジ（代表例）と端子の固定不足が確認された。
・Ｕ相のネジ頭は他のネジ頭との高さに相違が確認され，締め付け不足が確認された。
・触診にて，Ｕ相の端子のぐらつき（固定不足）が確認された。

備考

ネジの締め付け不足により端子のぐらつき（固定不足）があった場合，端子部の接触面積が減少したことで，端子部が過熱し焼損に至る可能性がある。

17別紙－２

当該乾燥機の制御盤過電圧調査
目的

過電圧が端子の変色やケーブル端末部の焦げ跡の要因となったかを確認する。

点検日

２０２３年７月１９日

確認内容

Ｕ相以外の端子の変色，ケーブル端末部焦げ跡及び上流側ＮＦＢの作動の有無を目視確認する。
・Ｕ相以外に端子の変色，ケーブル端末部に焦げ跡がないことを確認した。

・当該乾燥機の上流側のＮＦＢが作動していない（ＯＮ状態であること）を確確認結果認した。
1P-8-1

単線結線図

NFB 3P
50AF/30AT

No.5 乾燥機

当該焦げ跡

NFB 3P
50AF/30AT

No.6 乾燥機
NFB 3P
100AF/100AT

A系動力盤

ELB
NFB 3P
50AF/30AT

ＮＦＢ

R

R0S

S0T

T0

No.7 乾燥機
INV インバータ2
CIMR-VA2A0010
RUS

V

TW

U2U

V2V

W2W

駆動
モータ

NFB 3P
50AF/50AT

予備

当該端子への入力電圧が定格入力電圧２００Ｖに対して過剰に高かった場合は焼損に至る可能性がある。このため，入力電圧を確認した結果，入力電圧は１９９Ｖであり基準値以内であることを確認した。また，他相の端子に異常が備考無いこと，同じ電源元から同じ電圧が供給される他の乾燥機の制御盤内端子台の端子部にも異常が認められなかったこと及び事象発生が考えられる７月１０
日時点において中央制御室内の監視にて発電所内での異常な電圧変動は確認されていないことから過電圧が要因となる可能性はない。

18別紙－３

当該乾燥機の制御盤内結露調査
目的

結露が端子の変色やケーブル端末部の焦げ跡の要因となったかを確認する。

点検日

２０２３年７月２０日

確認内容

当該乾燥機の制御盤内における結露の有無を確認する。

結露，結露の形跡なし

確認結果

端子間に結露による水分が付着した場合，相間短絡により端子部の備考焼損等の発生が考えられるが，ＮＦＢは動作していないこと，当該乾燥機の制御盤内及び同型の乾燥機の制御盤内は乾燥状態であり結露状態にないことを確認したことから結露が要因となる可能性はない。

19

別紙－４

当該乾燥機の制御盤内インバータ端子トラッキング調査目的

トラッキングがケーブルの焦げ跡の要因となったかを確認する。

点検日

２０２３年７月２０日

確認内容

当該乾燥機の制御盤内におけるインバータ端子にトラッキングの原因となる水分及び塵埃の堆積有無を確認する。
水分及び塵埃の堆積なし

確認結果

端子間に水分及び塵埃がある場合，トラッキングに伴う相間短絡により端子部の焼損等の発生が考えられるが，ＮＦＢは動作していないこと，当該制備考

御盤内及び同型の乾燥機の制御盤内は乾燥状態であり結露がないこと，塵埃等の付着がないことを確認したことからトラッキングが要因となる可能性はない。

20

別紙－５

当該乾燥機の制御盤内小動物侵入調査
目的

小動物の侵入がケーブルの焦げ跡の要因となったかを確認する。

点検日

２０２３年７月２０日

確認内容

制御盤内への小動物による侵入形跡の有無を確認する。
小動物の侵入形跡なし

制御盤本体，扉に破損・変形なし

確認結果

電線管接続部に隙間なし

通気口ネットに破れなし

当該乾燥機の制御盤内に小動物が侵入した場合，小動物が端子間に接触し相間短絡により端子部の焼損等の発生が考えられるが，当該乾燥機は屋内
備考の管理区域内に設置されており，小動物の侵入は考えにくい。また，当該制御盤の端子台収納箱は，ネジにより締め付けられた閉止状態となっており小動物が侵入することは不可能であり，小動物が侵入した痕跡もないことから，小動物の侵入が要因となる可能性はない。

21

別紙―６

当該乾燥機の制御盤内ケーブル断線調査
目的

ケーブル断線による短絡が発生していないことを確認する。

点検日

２０２３年７月２０日

確認内容

ケーブルの外観確認を実施し断線のないことを確認する。

1P-8-1

単線結線図

NFB 3P
50AF/30AT確認結果

No.5 乾燥機
NFB 3P
50AF/30AT

No.6 乾燥機
NFB 3P
100AF/100AT

A系動力盤

ELB
NFB 3P
50AF/30AT

RR0S

S0T

T0

No.7 乾燥機
INV インバータ2
CIMR-VA2A0010
RU

S

V

T

W

U2U

V2V

W2W

駆動モータ

NFB 3P
50AF/50AT

予備

Ｕ相のケーブル等の外観を確認し，断線はなかった。
ケーブルが断線した場合，短絡により端子部の焼損等の発生が考えられる
備考

が，ケーブルに焦げ跡は確認されたものの断線していないことを目視にて確認しており，ケーブルの断線が要因になる可能性はない。

22

当該乾燥機制御盤内端子台の焦げ跡発生メカニズム

Ｕ相

Ｖ相

Ｗ相

23
正面から見たイメージ③Ｕ相端子部の接触面積が少ない状
態での通電による過熱状態の発生

工場での制御盤組み立て・調整時において，Ｕ相端子部のネジのみが完全に締め付けられておらず，端子が確実に固定されていない状態（初期不良）のまま，発電所に納入された。

Ｕ相端子部の接触面積が少ない状態（接触抵抗が増加した状態）で通電が繰り返されたことにより，Ｕ相端子部は過熱状態となる。

側面から見たイメージ

側面から見たイメージ②当該乾燥機使用中にＵ相端子部の片当たりが発生④Ｕ相端子部の接触面積が少ない状
態での通電による過熱状態の継続

Ｕ相端子部は完全に締め付けられておらず，端子穴内径はネジ径より大きいため，ケーブルの自重等によりＵ相端子の片当たりが生じ，接触面積が減少する状態（接触抵抗が増加）となった。

Ｕ相端子部は過熱状態が継続することにより，最終的に端子接触部は焼損（欠損）し緑青が生じるとともにケーブル端に焦げ跡が発生した。また，これに伴いによりインバータエラーが発生し乾燥機は自動停止した。

側面から見たイメージ

側面から見たイメージ

端子部が偏心している

拡大イメージ

添付資料－８①工場出荷時のＵ相端子部のネジの不完全な締め付けが発生

トレンドグラフ【モニタリングポスト（低レンジ）】

公設消防
7 月 19 日
14 時 27 分（覚知時刻）

当該乾燥機
エラーメッセージ
自動停止
24
降雨

降雨

降雨

降雨

添付資料－９