プレート式熱交換器
5 “スリットイン”説明書
はじめに本書について
 日阪プレート式熱交換器の説明書は本書の他に次の６部が関連して構成されています。よくお読みいただき、機器の安全に関する注意事項や機能を理解して機器を取り扱ってください。
1 設置・接続説明書

2 取扱説明書

6 異材質ガスケット貼り分け説明書

3 ガスケット装着説明書（全１０型式） 4 プレートクリーン説明書

7 ストレーナ取扱説明書

なお、これらの図書は弊社ホームページからダウンロードすることができます。https://www.hisaka.co.jp/
 本書はプレート式熱交換器のプレートへ接着剤を用いずにガスケットを装着する「スリットイン」タイプについての取扱説明書です。食品用プレート式熱交換器（FX-A シリーズ）は別途取扱説明書をご参照願います。
 本書は、本書に記載された言語を母国語とする人を対象にして作成しています。記載されている言語を母国語としない人が機器を取り扱う場合は、お客様にて、作業者に安全指導をしてください。
 プレート式熱交換器は、オプションの有無によって本書で掲載されている図や写真と異なっている場合があります。また、本書に掲載された図や写真は、説明のために部品の境界や付属品等を省略している場合があります。
 本書の内容の一部または全部を変更すること、また本書を本来の目的以外で使用することを禁止します。
ガスケットの使用について
 傷害の発生を防止するため、ガスケット本来の用途および仕様以外には使用しないでください。また、メンテナンス時には、関連する説明書の内容に従い作業してください。
作業者の制限について
 プレート式熱交換器のメンテナンスは、危険回避訓練と安全に関する教育を受けた作業者が行ってください。
 高所作業は、作業の危険性を十分に理解し、危険回避訓練と安全に関する教育を受けた作業者が行ってください。
機器の輸出規制について
 弊社のプレート式熱交換器用ガスケットは外国為替および外国貿易法（外為法）、輸出貿易管理令別表第一、3 項に該当いたしません。なお 16 項には該当しておりますので、輸出者が知り得る「インフォーム要件」又はおそれ省令に規定される「用途要件」若しくは「需要者要件」に該当する場合には、外為法に基づく経済産業大臣の許可等が必要です。これらの要件については輸出者においてご確認ください。
 弊社のプレート式熱交換器本体及び、熱交換器用プレートは、外国為替および外国貿易法（外為法）で輸出規制される場合があります。規制されている貨物、技術を輸出する場合は事前に経済産業大臣の許可が必要ですので、輸出者においてご確認ください。輸出の際、ご購入いただいた製品等が法規制を受ける貨物等であるか否かの「判定」（該非判定書）が必要な場合は、弊社までお問い合わせください。また、プレート式熱交換器本体及び、熱交換器用プレートは輸出貿易管理令 16 項には該当しておりますので、輸出者が知り得る「インフォーム要件」又はおそれ省令に規定される「用途要件」若しくは「需要者要件」に該当する
場合には、外為法に基づく経済産業大臣の許可等が必要です。これらの要件については輸出者においてご確認ください。
機器の廃棄について
 ガスケットは焼却しないでください。ガスケットを焼却すると有毒ガスが発生しますので非常に危険です。
 不要になったガスケットは、国際・国・都道府県・市町村の規則に従い、産業廃棄物として処理してください。
なお、産業廃棄物処理業者は都道府県知事の許可を受けた者に委託してください。
 弊社のプレート式熱交換器は輸出規制対象品となる可能性がありますので、熱交換器本体および構成部品や付属品等を廃棄する際は、事前に弊社にお問い合わせください。また、据え付けられた国および自治体の法律･法令･条例等に従って機器を処分してください。
免責事項
 お客さまが購入された他社製部品と当社製品を組み込んでご使用されたことによって生じた熱交換器の機能および性能の不具合につきましては、弊社は一切の責任を負わないものとさせていただきます。
 お客さまが購入された他社製部品と当社製品を組み込んでご使用されたことによって使用される方が被るあらゆる被害、損害につきましては、弊社は一切の責任を負わないものとさせていただきます。
 お客さまが本書の使用方法に則らずご使用されたことによって生じた、熱交換器の機能および性能の不具合につきましては、弊社は一切の責任を負わないものとさせていただきます。

“スリットイン”説明書
もくじ
1

安全にお使いいただくためにP1

2

スリットインのプレート、ガスケットP23スリットイン・ガスケットの装着方法

P2～44スリットイン・ガスケットの取り外し方法

P45

プレート分解・組付けP46

D プレートガスケットの取付方法

P47

その他注意事項

P48

お問い合わせP5

1

安全にお使いいただくためにご使用前に下記内容をよくお読みのうえ、日阪プレート式熱交換器を正しくお使いください。
ご不明な点は弊社にお問合せください。

注意事項は、次の表示で区分しています。

警告
注意
注記


この表示欄は、取り扱いを誤った場合に死亡または重傷を負うことが想定される内容です。
この表示欄は、取り扱いを誤った場合に傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される内容です。
この表示欄は、大切な事柄や、有益な情報です。

図記号の意味「禁止（してはいけないこと）」を示す内容のものです。

「強制（しなければならないこと）」を示す内容のものです。

警告
メンテナンス作業以外では熱交換器の締付ボルト・ナットを緩めない

カシメが緩んだ締付ボルトは使用しない据付作業が完了する前に締付ボルト・ナットを緩めると、熱交換器が分解するおそれ

ボルトヘッドのカシメが緩み、ボルトヘッド（ナット）がボルトから外れると高速でがあります。

吹き飛びます。接触した場合は人的、物的に重大事故が生じるおそれがあり危険です。

合成ゴムのカバーリングタイプの熱交換器のノズル（管台）にはフランジガスケット

ガスケットを焼却しないを取り付けない

ガスケットを焼却すると有毒ガスが発生しますので非常に危険です。

合成ゴムのカバーリングノズルにフランジガスケットを重ねるとシール性が著しく低不要になったガスケットは、国際・国・都道府県・市町村の規則に従い、産業廃棄物下し、突発的な漏れに至るおそれがあります。

として処理してください。

（金属のカバーリングタイプのノズル（管台）にはフランジガスケットが必要です。）

なお、産業廃棄物処理業者は都道府県知事の許可を受けた者に委託してください。

中・大型熱交換器は原則として空圧試験を行わない

高温、高圧および強酸、強アルカリなどの危険流体を取り扱う熱交換器には保護カバ

小型熱交換器は水圧試験圧力と同じ圧力で空圧試験を行わないーを取り付ける

圧縮空気や窒素を用いた空圧試験で漏えいすると、吹出圧力に加えて体積膨張による危険流体が漏えいして飛散すると重大事故につながります。

衝撃がありますので非常に危険です。

熱交換器を分解する前には、運転停止状態であることと、内部圧力が “0”であるこ

原則として０．７５ＭＰａを超える空圧試験は行わないでください。と、流体の温度が十分に下がっていることを確認する

熱交換器の仕様範囲（温度、流量、圧力）を超えて運転しない

分解作業中に熱交換器内部の流体が吹き出すと火傷や裂傷を負うおそれがあります。

伝熱プレートの変形や漏えいの原因になります。また、必要な性能が出ないおそれがあります。
運転中または熱交換器内部に圧力がかかっている状態で、温度計、圧力計、締付ボル

ガスケットの貼り替え作業は、換気設備の整った場所や風通しの良い場所で行う

ト・ナット、その他付属部品を緩めない

ガスケットの専用接着剤「S－1」には有機溶剤が含まれています。揮発した成分を熱交換器内部の流体が吹き出すと火傷や裂傷を負うおそれがあります。

長時間吸引すると、頭痛、めまい、吐き気などの症状が表れることがあります。

著しい錆、き裂などの損傷がある締付ボルトは使用しない

万が一これらの症状が表れた場合は、新鮮な空気の場所に移して休息させ、安静、運転中あるいは分解作業中に締付ボルトが破損すると、破片が飛散するだけでなく、保温に努め、医師の診察を受けてください。

熱交換器内部の流体が吹き出すおそれがあり危険です。

注意
熱交換器エレメントの側面（伝熱プレートの端部）に触れない

配管作業は専門業者に依頼し、施工前に組立図をよく見て正しく接続する

伝熱プレートの端部は非常に鋭利であり、切創するおそれがあります。

作業に不慣れな方が配管作業をされますと、施工間違いを起こす原因となります。ま伝熱プレートに触れる際は必ず耐切創用手袋を着用してください。

た、間違って接続されますと所定の性能が発揮されないだけでなく不具合の発生原因熱交換器の上に物を置かないにもなります。

伝熱プレートが変形するか、運転中に落下して怪我を負うおそれがあります。
熱交換器エレメントの側面（伝熱プレートの端部）に物を接触させない

熱交換器周りには作業スペースを確保する

伝熱プレートが変形し内部のガスケットまで損傷がおよぶと、漏えいするおそれがあ分解・締付工具の取付寸法と作業スペースを考慮した据付および配管設計をしてくだります。

さい。

原則として熱交換器ノズル（管台）のスタッドボルトを抜き取らない

接続配管を施工する前に、配管内のゴミはきれいに清掃する

スタッドボルトを抜き取るとネジ山を損傷させるおそれがあります。

熱交換器内部にゴミが入らないよう、十分に清掃してください。

やむを得ず抜き取らばければならない場合は、フレーム側とスタッドボルトのねじ山

フランジガスケットの材質は流体の仕様に合ったものを選定するを傷付けないよう慎重に抜き取ってください。なお、スタッドボルトの抜き取り作業

チューブフランジタイプとメタルブーツタイプの熱交換器はフランジガスケットが必はお客さまの責任において実施されますようお願いいたします。

要です。

熱交換器のフレームやガイドバー、ガイドバーサポートに配管支持部品等を溶接しな熱交換器に接続する配管には十分なサポートを設ける

い

熱交換器のノズルに大きな配管荷重がかかると、フレームの変形や漏えいの原因にな取り付けない

溶接によってガスケットが熱劣化したり、取り付けた部品が障害となって部品個々のります。

役割を果たせなくなります。また、取り付けた部品が障害となって分解できなくなります。
熱交換器へゴミ、異物を流入させない

強酸、強アルカリなどの危険流体を取り扱う熱交換器のメンテナンスは排液処理設備

プレート式熱交換器の伝熱プレート間は非常に狭く、ゴミや異物が詰まり易い構造でが整っている環境で実施するす。通水試験で配管フラッシングを行う際は、熱交換器にゴミや異物を流入させない

排液は法令、規則に従って処理してください。河川や海域等に排液しないよう注意しために、入口配管へテンポラリーストレーナを設けるか、熱交換器をバイパスさせるてください。排液処理が完了していない液が漏えいした場合は、ご使用された処理液などの対策を講じてください。の『安全データシート（SDS）』にしたがって措置を講じてください。

凍結させない寒冷地では熱交換器の内部流体を排出し、空の状態で保管してください。

P1

2

スリットインのプレート、ガスケット2-1プレート

 スリットイン・プレートは型式表示の後に A をつけて表します。（例：UX-016A、UX-216A）
 スリットイン・プレートには、ガスケットを固定するためのスリット（孔）加工が施されています。
 このスリット（孔）は、プレートのガスケット溝外側と液通路孔部（UX-005A および UX-01A を除く）にあります。
2-2ガスケット スリットイン・ガスケットは材質表示の前に A をつけて表します。（例：A-NBR、A-EPDM）
 スリットイン・ガスケットには、プレートに固定するための突起が付いています。
 この突起は、ガスケットを粗雑に扱うと切断する場合がありますので、注意して取り扱ってください。

3

スリットイン・ガスケットの装着方法

3-1

スリットイン・ガスケットの突起形状

 スリットイン・ガスケットの固定突起形状は図 1 のとおり 4 形態あり、各型式が採用している突起形状を表 1 に示します。

I型

O型

L型

フックロック型

図 1 ガスケットの固定突起形状

表 1 型式別ガスケットの固定突起形状
型式

L型

O型I型

フックロック型-○--○○○--○○-

EX-11A、15A--○-

CX-01A---○

UX-005A
RX-01A
WX-10A
CX-10A
FX-01A、03A、10A、30A
UX-01A、20A、40A
UX-10A、30A、30LA
RX-10A、30A、50A
SX-10A、30A、30SA、40A、70A
LX-00A、10A、20A、30A、40A、50A
LX-50SA
GX-20A、50A
FX-05A

3-2

L 型突起のセット方法

1）図 2 に示すように、ガスケット突起の A 点をプレートのスリット（孔）へ指で押し込みます。
2）次に A 点を指で押さえながら、B 点をプレート表面まで押し込みます。
B 点の押し込み方法は指先でも可能ですが、マイナスドライバー等で押し込む方が確実で、作業性が良くなります。

P2

ガスケット本体

A
プレートaaL 型突起

L 型突起
Aスリット
B

プレートa-a 断面
図 2 L 型突起のセット方法

3-3.

O 型突起、I 型突起のセット方法

図 3、4 に示すように、ガスケット本体をプレート溝の正しい位置におき、突起の A 点および B 点（I 型突起の場合は A 点のみ）を軽く押さえた状態で C 点を押し込みます。
CO 型突起

B

I 型突起

CAA

図33-4

O 型突起のセット方法

図 4 I 型突起のセット方法

フックロック型突起のセット方法

図 5 に示すように、ガスケット本体をプレート溝の正しい位置に置き、突起の A 点および B 点を軽く押さえた状態で C 点を押し込みプレート端に引っかけます。
BCA

図 5 フックロック型突起のセット方法
3-5

液通路部、孔なしの場合のセット方法（UX-005A 及び UX-01A を除く）

1）プレートの四か所に設けられている液通路部の内、二重シール側が孔なしの場合は通路孔部にスリットがありませんので、ガスケットの突起（図 6 の＊印）をはさみ等で図 7 のように斜めに切断してください。
二重シール側プレート
孔あり孔なし

切断前

ガスケット
突起＊
二重シールつなぎ切断後伝面側二重シール

図 6 各部の名称

図7.

切断方法

P3

2）通路孔の突起を切断後、ガスケットの専用接着剤「S－1」で貼り付けます。ただし、食品用途の場合につきましては、
図 8 に示すように二重シールつなぎの上から粘着テープ（片面のみはがして接着する。）でプレートへ固定します。
ガスケット（液通路部）
二重シールつなぎ

ガスケット（伝熱面部）
テープ止め

図 8 テープでの固定方法

3-6

セットの確認

ガスケットの突起が全て正しくセットしていることを確認してください。

4

スリットイン・ガスケットの取り外し方法
プレート裏面からガスケット突起を押し上げ、突起が切断しないようにスリットから突起を外してください。
この場合必ず軍手（耐切創手袋）を着用して、けがのないように作業してください。

5

プレート分解・組付け
プレートを分解した際にガスケット突起が部分的にプレートスリットから外れる場合があります。部分的にはずれた突起は組付け前にスリットに再セットし、全突起がスリットにセットされているかを確認の上、締付けしてください。

6D プレートガスケットの取付方法
ガスケットの装着方法は型式によって異なります。ガスケットの名称ならびに取付位置についてはご使用いただいている型式の「3 ガスケット装着説明書」をご覧ください。
本項目では“スリットイン”で D ガスケットを取付ける型式についてガスケットの装着方法を示します。下表に記載のない型
式は、中間ガスケットがスリットイン・ガスケットであっても D ガスケットは接着剤で装着するタイプの型式です。
「3 ガスケット装着説明書」を参考に接着剤でガスケットの接着をおこなってください。

表 2 スリットインでの D プレートガスケットのセット方法
型式：UX-005A、UX-30A、SX-40A、SX-70A[注記]● 図は UX-005A 型で書かれています。プレート形状や突起の位置などは型式により異なります。

スリット嵌合ボンド塗布● 各ガスケットの名称や形状はご使用いただいている型式の「3 ガスケット装着説明書」をご確認ください。

7

その他注意事項
1）プレート分解時に固形スケール、異物などがガスケット表裏面に付着する場合には、十分に水洗いをして付着物を除去してから組みつけてください。
2）長期使用している間にガスケットの伝熱面側二重シール（図 6 参照）がプレート溝に合わなくなる場合があります。その場合は液通路部・孔なしの場合（3-5 項参照）と同様に二重シールつなぎの上から粘着テープでプレートへ固定すれば再使用が可能です。

P4

8

お問い合わせ 電話またはファックスでのお問合せ先
株式会社日阪製作所

熱交換器事業本部営業部

大阪営業課/本社：〒530-0057

TEL 06-6363-0020（代）大阪府大阪市北区曽根崎 2-12-7 清和梅田ビル 20 階

FAX 06-6363-0161

大阪営業課/鴻池事業所（カスタマーサービス）：〒578-0973

TEL 072-966-9601（代）大阪府東大阪市東鴻池町 2-1-48

FAX 072-966-8923

東京営業課：〒104-0031

TEL 03-5250-0760（代）

東京都中央区京橋 1-19-8

京橋 OM ビル 2 階

FAX 03-3562-2760

名古屋営業課：〒460-0008

TEL 052-217-2491（代）

愛知県名古屋市中区栄 1-12-17

FAX 052-217-2494

富士フイルム名古屋ビル１2 階
北海道営業所：〒003-0003

TEL 011-868-8010（代）北海道札幌市白石区東札幌三条 6-1-20

FAX 011-868-8011

国内拠点

札幌白石第一生命ビルディング
千葉営業所：〒290-0081

TEL 0436-24-3322（代）

千葉県市原市五井中央西 1-23-6 ジュリオ斉藤ビル

FAX 0436-24-3323

尾道営業所：〒722-0037

TEL 0848-21-2750（代）

広島県尾道市西御所町 14-15

FAX 0848-21-2751[注記]

お問い合わせの際は銘板または納入仕様書（エレメント構成図、組立図）に記載されている「製造番号」と「型式」をご連絡ください。

 ホームページによる情報の提供について熱交換器に関するＱ＆Ａなどの各種情報を当社のホームページでご提供しております。
株式会社日阪製作所ホームページ（https://www.hisaka.co.jp/）をご覧ください。
 お問い合わせ内容
お買い上げいただきました日阪プレート式熱交換器およびメンテナンス部品に関する情報を下表にご記入ください。
（フリガナ）
お名前
郵便番号

ご住所
お客様の連絡先

電話番号/FAX

e-mail

機器番号
製造番号
型

式

納入年月
お問い合わせ内容

P5

株式会社日阪製作所

熱交換器事業本部は ISO9001 および ISO14001 の認証を取得しています。

HE-MJ0037R7
2023.05.HSK