ペレットストーブPE-6 工事説明書
注意に区分しています。

★次の場所には据付けない。

警告

この表示を無視して、作業を誤った場合に作業者が、またはその作業後の不具合によって使用者が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。

注意

この表示を無視して、作業を誤った場合に作業者が、またはその作業後の不具合によって使用者が軽傷を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示しています。

●イラスト（まんが）の横にあるマークは「禁止」、マークは「指示」、マークは「注意」を表しています。

警告※高地（標高800m以上）では酸素濃度が薄いため異常燃焼を起こすおそれがあります。
標高800m以上で使用する場合は販売店または当社までお問い合わせください。

指示禁止★給排気管を確実に接続★給排気用トップは閉そくしない場所に設置★可燃物との距離を離す

積雪の多いときに給排気用トップの周りが雪でふさがれない場所に設置してください。
また、板などによる「雪囲い」は給排気の妨げになるのでおやめください。
運転中に排ガスが室内に漏れて危険です。

ストーブから周囲の可燃物までの離隔距離は図のようにしてください。

※

給排気管を確実に接続し、しっかりと固定してください。
風、振動、衝撃指示などで外れたりすると運転中に排ガスが室内に漏れて危険です。
5282077115

禁止

外扉

距離60ｃｍ以上

給排気用トップと開口部（窓など）との距離が離れていること

下り勾配のこと

30ｃｍ
以上

確認

可燃物

室内

室外 室内

試運転用ペレット燃料

マグネット・ネジ禁止

室外マグネット※排気管の半径以上

1㎏

ネジ 2 本

J－Ⓑ

1 開こん
（つづき）

2 据付け

3 給排気管およびトップ（別売）の取付け

燃焼室内の包装材を取り除く

据付け場所の選定■使用する工事部品は必ず当社の純正別売品を使用してください。

●燃焼室扉を開けて、燃焼バーナーの固定などをしている包装材を取り除いてください。
●燃焼室扉の開けかたは、フックに燃焼室扉ハンドルを取り付け引き上げて開けます。

●ストーブを据付ける床面は強い振動や衝撃がなく、ストーブの重量に充分耐え、安定していることが必要です。また、ストーブの下に別売の炉台（フロアプレート）を敷くことで重さは分散されますが、必要に応じて床面の補強をおこなってください。
（燃料満時重量約80kg）●ストーブは水平になるように置いてください。ストーブが水平でないと、異常燃焼や、対震自動消火装置の誤作動の原因になることがあります。
●ストーブは冷気の入ってくる方向、例えば外気に接する窓の下、壁面に設置すると効果的です。ただし、人の通る所や可燃物の近くには置かないでください。
●交流100Ｖの電気コンセントの位置を考慮してください。また、コンセントは雨や水がかかったり、ほこりの多い場所には設置しないでください。
●直射日光の当たる場所や温度の高い場所には設置しないでください。
●理・美容院、メッキ、塗装工場、繊維関係工場などスプレーや化学薬品を利用する場所及びほこりの多い場所では使用しないでください。
また温室、飼育室など、動植物の育成栽培に使用しないでください。
●灰掃除の際に灰が床に落ちることがありますので、別売の炉台（フロアプレート）を敷くなどしてください。
●警告 、注意 の項をご確認ください。

開ける燃焼室扉
ハンドル閉まる●包 装 材 を 取 り 除 い た ら 、燃 焼 室 扉
ハ ン ド ル を 押 し 下 げ て、燃 焼 室 扉 を閉 め て か ら、燃 焼 室 ハ ン ド ル を 取 り外してください。

マグネットの取り付け●マグネットをネジ2本で外扉に固定してください。

型紙のご使用方法
1.型紙の床面を床に合わせて壁に貼り付ける。
2.穴あけ位置に給排気管の取付け穴をあける。

60
1φ～
05φ1

対象火気設備又は対象火気器具等の種別

離隔距離（㎝）
上方（Ａ）

側方（Ｂ）

前方（Ｃ）

後方（Ｄ）

温風暖房機

100

60

100

60

〔標準立上セットの場合〕60ｃｍ以上225220.3

可燃物

60ｃｍ以上（標準脚の場合）

可燃物

60ｃｍ以上60ｃｍ以上60ｃｍ以上100㎝以上

842

40㎜
120㎜

40060ｃｍ以上

※

可燃物

60㎝以上

可燃物

225

ホールソー

可燃物

〔別売木製脚使用の場合〕

固定用テープを取り外してください

30ｃｍ以上ワッシャー

可燃物

30ｃｍ以上※排気管の半径以上

ノンプラグビス 黒 8 本

室内立上設置の場合⇒標準室内立上セット（別売）

室内立上設置Ａ
Ｂ

Ｂ■離隔距離の短縮について
火災予防上安全な距離として前記離隔距離が規定されておりますが、下記内容に基づき各自治体の消防長または消防署長の判断のもと離隔距離の短縮が可能になります。
総務省令第24号第 4 条に基づく離隔距離の短縮
項目

内容（概要）

総務省令第24号
第 4 条、第19条

不燃材料で仕上げをした建築物等の部分の構造が耐火構造で、かつ主要な部分（間柱、下地など）を準不燃材で造ったもの。
又は当該建築物の部分の構造が耐火構造以外の構造の場合は、主要な部分を不燃材で造ったもの（有効に遮熱できる場合）

項目

内容（概要）

平成14年消防庁
告示 1 号

周囲の壁の表面温度が100度を超えない距離や引火しない距離を確保する等の措置を講じれば離隔距離が短縮できること（室温条件35℃条件）

当社では上記規定に基づいて離隔距離の短縮を図る目安として、周囲の壁の表面温度が100℃未満となる距離として下記距離を確認しております。
当該距離による設置適用に関しては消防署判断となるため設置場所を管轄する消防署の確認が必要です。
離隔距離（㎝）※別売の木製脚を使用される
場合は、40㎜から120㎜となります。裏面の型紙を使用して設置してください。

壁貫通部材（直抜き用）

梱包部品一覧

エルボ90°

エルボ45°

網付きトップＴ字管（屋内用）

直管300

壁貫通部材
（立上用）

PE-6 給排気管直抜き取付用型紙

ノンプラグビス黒8本

梱包部品一覧

Ｄ■平成14年消防庁告示 1 号に基づく離隔距離の短縮

可燃物

可燃物

壁の給排気口の穴位置

Ｃ可燃物

可燃物

可燃物

可燃物

直抜き用トップ

化粧板（ねじ 3 個付き）

室外立上設置

火災予防条例に定める規定の他で、不燃材等を使用して火災予防上安全な距離（離隔距離）を超えて距離短縮等をおこなう等の消防署に判断が委ねられる内容については、個別に設置場所を管轄する消防署に確認していただくことが必要です。

可燃物

ノンプラグビス用
φ3.4穴（ 4 箇所）

直管300

可燃物

外れ防止のため、機器本体から給排気管までのすべての配管接続部をねじ等で固定してください。
配管が外れると排ガスが漏れて危険です。

※給排気用トップ位置は排ガスに含まれる煤影響も考慮して取り付けてください。

φ150～φ160

本体●外扉を本体の軸へ差込む際は、上と下 2 箇所の差込みを同時におこなってください。
●外扉は重量がありますので、取り付けには注意してください。
●外 扉 に あ る 温 風 吹 出 口 は 持 た な い でください。
（変形するおそれがあります。
）温風吹出口●給排気管およびトップの取付け、本体の固定方法は、本紙を良くお読みください。
●設置場所を決めてください。
●給排気管を通す壁の穴位置を決めてください。
※室外立ち上げおよび直抜きで機器背面から直接背面側の壁穴を通す場合は、本紙の型紙を使用して穴位置を決めてください。
●壁に壁貫通部材取付用の穴（φ150～φ160）を水平にあけてストーブから周囲の可燃物までの離隔距離は図のようにしてください。
ください。

本体梱包部品一覧

室外立上設置の場合⇒標準室外立上セット（別売）

可 燃 壁お願いお願い●壁内の鉄筋・鉄骨・電気配線・水道の配管を充分考慮してください。
●標準セットの対応壁厚は110 ～ 200ｍｍです。
●さらに別売部品を使用することで壁の厚さは450mmまで対応可能です。110mm未満、または200ｍｍ以上
450mm以下の場合は当社へご相談ください。
●取付の際はケガをしないように手袋をはめておこなってください。

〔標準脚の場合〕

標準取付

総務省令第24号で定めている火災予防上安全な距離は、温風暖房機の場合、以下に示す基準となっています。

外扉の取り付け●外扉をしっかり持って、本体の軸（ 2 箇所）に外扉を差し込んでください。

〔標準給排気トップ（直抜き）
セットの場合〕

標準取付の場合⇒標準給排気トップ（直抜き）セット（別売）

直管900

給排気管およびトップの取付け〔正面図〕

設置に使用する部品の梱包内容

本体の据付け場所（可燃物の離隔距離）

セロハンテープ

40㎜

燃焼室扉ハンドル

トップ先端の障害物禁止

確認

フック

PE-6_K.indd 1●開こんが終わりましたら、次の附属品がそろっていることを確認してください。

可燃物

可燃物

指示

●包装状態から製品を傷付けないように取り出し、包装材などを取り除いてください。
●本体や外扉は重量がありますので取り出しには注意してください。
●工場出荷時に燃焼試験をおこなっているため、バーナーや燃焼室内が一部変色したりしている場合がありますが、異常ではありません。
●その他お使いになる前に製品の輸送中に生じた小ねじのゆるみやはずれなどがないかを調べてください。

附属品の確認確認

標準立上セットの場合可燃物

屋内または床下に排気すると、排ガスが室内に漏れて危険です。
必ず屋外に排気してください。

★据 付 け は 火 災 予 防 条 例、電気設備に関する技術基準など法令の基準を守っておこなってください。

禁止
確認

可燃物

お客様ご自身で据付けや移設をされ、不備があると感電や火災の原因になります。

指示

据付けが終わったら、もう一度点検してください。
飼育室など人のいない場所。
火災や予想しない事故の原因になります。 ●温室、
●水平でない場所、不安定な場所。
●付近に燃えやすいものがある場所。
次のような取付けは、危険であったり、不完全燃焼をおこすおそれがあるので、必ず修正
確認●階段、避難口などの付近で避難の支障となる場所。 ●不安定な物をのせた棚などの下。 使用禁止
してください。
●可燃性ガスの発生する場所またはたまる場所。
●マントルピース内など。
3 m 3 曲がり以下のこと
給排気用トップ付近の可燃物近接禁止
接続部は正しく接続●特殊な壁（内部に通気層があるものなど）を使用している場所。
危険物近接禁止されていること●小さな子供が触れるような場所や、通路、人通りの激しい場所は避ける。

警告★屋内給排気及び床下給排気禁止★給排気管および給排気用トップの点検

60ｃｍ以上

警告、

1 開こん

注意

60ｃｍ以上●ここに示した事項は、地域によっては条例により設置できない場合があります。
当社までご相談ください。

★据付け移設は、販売店または据付業者がおこなってください。

注意

安全のために必ずお守りください

設置工事の前に、この工事説明書をよくお読みのうえ正しく据付けてください。
なお、この工事説明書は、工事終了後に取扱説明書と一緒に必ずお客様にお渡しください。

上 方（Ａ）側 方（Ｂ）

前 方（Ｃ）

後 方（Ｄ）

100㎝以上

10㎝以上100㎝以上

8 ㎝以上※側方（Ｂ）
についてはメンテナンス用スペースとして60㎝以上設けるようにしてください。

エルボ90°

エルボ45°

網付きトップＴ字管（屋外用）

直管300

壁貫通部材（立上用）

直管900

壁固定金具

ノンプラグビス黒8本

ノンプラグビス2本

給排気用トップの取出し場所の選定●
警告 、注意 の項をご確認ください。
●給排気用トップが閉そくされないよう積雪の多い地方では注意してください。
排ガスを再度吸込んで不完全燃焼を起こすことがあります。
●給排気用トップは高温になります。
人通りの多い所や、可燃物がある所や、可燃性ガスの発生する所には取り付けないでください。
●植木や愛がん動物は給排気用トップの出口より遠ざけてください。
●小さなお子さまがふれるような所には取り付けないでください。
●ペレットを燃焼させるため、点火時や消火時に、白煙やにおい、煤が出ることがあります。
出入口に近い所、また、外気が室内に入りやすい所には取り付けないでください。隣の家に、においが入ることは迷惑となりますので、避けてください。
また、給排気用トップの吹き出し方向および上方に壁などがあると煤で汚れる場合がありますので避けてください。
●壁に穴をあける場合、壁の内部にあるすじかい・電気配線・ガス・水道の配管などにふれない所を選んでください。
●高層建築の集合煙突を利用しての給排気は、火災予防上危険ですから、絶対におこなわないでください。
給排気用トップの取出し場所の選定 が終わりましたら裏面へ進んでください。

2019/03/27 10:58

壁貫通部材の取付け 全ての標準部材に共通

配管接続部の固定

室内

壁受口側
ビード
受口側
差込側

注意

室外立ち上げ標準セット内の固定金具構成部品

ノンプラグビス黒（ 4 本）
バンド

スライド板

T足

1個1個1個ボルト

ナット

Ｍ6×20（ 2 本） Ｍ6Ｍ6×25（ 2 本） 4 個集合煙突利用の禁止

ストッパーピース

高層建築の集合煙突を利用しての給排気は、火災予防上危険ですから、絶対におこなわないでください。

給排気管およびトップの再利用時の注意●給排気管が抜けない（抜け防止機構が解除されない）場合は、給排気管どうしを一旦奥まで差し込んでからストッパーピースを引いてください。

古い給排気管およびトップは使用しないでください。

スペーサ
1個

壁からパイプまでの距離に応じて、以下の方法で調節してください。

⑤ 室外側の取付け（立上設置の場合）

下穴マーキング（ 4 箇所）

壁貫通部材室外側

〔上側〕

壁室外

ノンプラグビス黒（ 4 本）
コーキング

⑥ 壁貫通部材のコーキング処理

室外側に取り付けた壁貫通部材室外側は雨水が侵入しないように壁貫通部材室外側の壁取付部材の上部・左右側面の3 箇所をシリコン等でコーキングしてください。

壁室内

室外

約2°

立上設置の場合は、下図のようにセット内の各部材を取り付けてください。
※各配管接続部は抜け止め機構が有効になる位置まで確実に差し込んでください。

注意●給排気管の取り付けは室外側に向かって約 2 °の下り勾配となるように取り付けます。

室外

室内

室外

約2°

下り勾配

下り勾配

室内立上設置の場合

（室外側）

室内

コーキング材

ねじ

室外立上設置の場合
エルボ90°

化粧板

壁貫通部材

エルボ90°

エルボ45°

エルボ45°

直管300⒝化粧板と貫通部材の隙間から雨水が侵入しないように、化粧板を取り付ける前に壁貫通部材外側の下図部分にコーキング材を塗布してから化粧板を取り付けてください。
⒞化粧板をねじで固定してください。
（ 3 箇所）

網付きトップ

網付きトップ

壁固定金具

直管900

（120°）

直管900

壁貫通部材

ねじ

Ｔ字管
（屋外用）

Ｔ字管
（屋内用）
直管300
コーキング

化粧板

⑨ 直管と化粧板のコーキング処理

固定用金具
壁固定金具の長さ調節

標準室外立上セット内の壁固定金具構成部品取り付けた直管と化粧板の隙間は雨水が侵入しないようにシリコン等でコーキングしてください。

距離が短い
壁給排気用トップの取付け 標準給排気トップ（直抜き）セットの場合⑩ 直抜き用トップの取付け

スライド板
1個

T足1個

ボルト
Ｍ6×20（ 2 本）
Ｍ6×25（ 2 本）

ナット
Ｍ64個

販売店または当社へお問い合わせください。
●高 地（標 高800m以 上）で は 酸 素 濃 度 が薄いため異常燃焼を起こすおそれがあ り ま す。標 高800m以 上 で 使 用 す る
場合は販売店または当社までお問い合わせください。

スペーサ
1個

●壁固定金具の取付けは給排気管がほぼ垂直となるようにしっかりと壁面にノンプラグビス 2 本で固定してください。また、雨水が侵入しないように処置してください。
●壁固定金具の取付けは、壁から給排気管までの距離に応じて、上記の方法でおこなってください。
調整後はゆるみがないようにしっかりと締め付けてください。

⑨ 直管と壁貫通部材のコーキング処理

直抜き用トップを差し込んでください。

コーキング① 運転中に、ストーブ背面にある燃料供給取り付けた直管と壁貫通部材室外側の隙間は雨水が侵入しないようにシリコン等でコーキングしてください。
壁壁貫通部材（直抜き用）

直管300

直抜き用
トップ

化粧板

火力が大きくなったり、小さくなったりすることがあります。
５ 火力の調整方法（設置条件やご使用燃料の種類によって、）最大燃焼の炎が大きすぎたり、小さすぎたりする場合は以下の方法で火力を調整してください。
●正しく調整されないと、過熱防止装置作動や消火の原因となる場合があります。

室外量調整ボタンを10秒以上長押しする。
操作部にあるデジタル表示部に「Ｈ」と「数字」が交互に表示されます。
※初期設定値（標準）は「H 4 」です。
以前に設定の変更をおこなっている
場合は、現在の設定が表示されます。

燃料供給量調整ボタン② デジタル表示部に数字が表示中に、燃料供給量調整ボタンを押す。
燃料供給量調整ボタンを押すごとに、数字が 4 → 5 →6 → 7 → 8 → 9 → 1 → 2 → 3 → 4 …の順に切り替わります。
表を目安に設定を切替えたのち、必ず炎の状態を確認してください。これで設定の変更は終了です。操作終了の約１分後に表示が消えますが、炎の状態が良くない場合は再調整をおこなってください。

可燃物※排気管の半径以上

60ｃｍ以上可燃物

842

高地でご使用される場合

室外バンド
1個

PE-6_K.indd 2

距離が長い

セロハンテープ

設定値表示
Ｈ 9 …＋30％
Ｈ 8 …＋24％
Ｈ 7 …＋18％
Ｈ 6 …＋10％
Ｈ 5 …＋ 5 ％Ｈ4…
（標準）
Ｈ 3 …－ 5 ％Ｈ 2 …－10％
Ｈ 1 …－15％※30ｃｍ以上

室外

1.型紙の床面を床に合わせて壁に貼り付ける。
2.穴あけ位置に給排気管の取付け穴をあける。

可燃物
可燃物

可燃物

注意

室内

型紙のご使用方法

可燃物

化粧板●給排気管の取り付けは室外側に向かって約 2 °の下り勾配となるように取り付けます。

（標準脚の場合）60ｃｍ以上⒜化粧板を室外側から直管外周に差し込みます。

⑧ 給排気管とトップの取付け

400

60㎝以上

ボルト

⑧ 化粧板の取り付け40mｍ以上出ていること給排気管とトップの取付け 標準室内立上セット・標準室外立上セットの場合

ナット

ストッパーピースが下側になるように差し込んでください

225

可燃物

ボルト

ホールソー

可燃物

ナット

壁の給排気口の穴位置
φ150～φ160

可燃物

壁

ノンプラグビス用
φ3.4穴（ 4 箇所）〔標準立上セットの場合〕

壁可燃物※給排気用トップ位置は排ガスに含まれる煤影響も考慮して取り付けてください。

室内

〔正面図〕

外れ防止のため、機器本体から給排気管までのすべての配管接続部をねじ等で固定してください。
配管が外れると排ガスが漏れて危険です。

〔標準給排気トップ（直抜き）
セットの場合〕

バンドビード直管●給排気管およびトップの取付け、本体の固定方法は、本紙を良くお読みください。
●設置場所を決めてください。
●給排気管を通す壁の穴位置を決めてください。
※室外立ち上げおよび直抜きで機器背面から直接背面側の壁穴を通す場合は、本紙の型紙を使用して穴位置を決めてください。
●壁に壁貫通部材取付用の穴（φ150～φ160）を水平にあけてください。

●ストーブの据付け工事が終わりましたら、必ず試運転をおこない、使用者に運転方法はもちろんのこと、日常の点検・手入れの方法、定期点検、故障・異常時の処置方法、連絡先等をお教え願います。
●同梱の「取扱説明書」、と共に工事終了後はこの「工事説明書」をお客様にお渡し願います。

220.3⒜壁貫通部材室内側に取り付いているバンドのボルトとナットを外します。
⒝セットに附属の直管を、室内側から壁貫通部材の中心穴に通し、直管の付け根部ビードが当たる位置まで差し込みます。
⒞直管のビード外側を保持するように取り付けてボルトで固定します。

壁●壁内の鉄筋・鉄骨・電気配線・水道の配管を充分考慮してください。
●標準セットの対応壁厚は110 ～ 200ｍｍです。
●さらに別売部品を使用することで壁の厚さは450mmまで対応可能です。110mm未満、または200ｍｍ以上450mm以下の場合は当社へご相談ください。
●取付の際はケガをしないように手袋をはめておこなってください。

ストーブから周囲の可燃物までの離隔距離は図のようにしてください。

室内（タンク内）

可燃物⑦ 壁貫通部への直管取付

室内壁試運転は、ご使用者と一緒に必ずおこなってください。
試運転の準備同梱のペレット燃料を製品の燃料タンクへ投入してください。
※投入の際はタンク内の燃料吸込口付近へ入れてください。
●取扱説明書に従って、運転準備、運転、消火の手順の試運転をおこなってください。
※燃料タンク扉を開けたまま運転すると、しばらくしてエラー停止します。

壁貫通部材室外側

直管

室内

給排気管およびトップの取付け

室外

バンド

ビード

４ 試運転

お願い

⒜室外側から壁貫通部材室外側を差し込み、スリーブが壁貫通部材室内側のスリーブと重なるようにはめ込み、壁取付け部材が水平となるようにして位置を合わせて固定ねじ位置 4 箇所にマーキングしてください。
⒝壁貫通部材室外側を取り外し、マーキングした位置に下穴をあけてください（ 4 箇所）。
※アンカープラグを使用する場合は、プラグに見合う穴をあけてください。
※穴あけ部は雨水が侵入しないように処置してください。
⒞壁貫通部材室外側を室外側から壁穴に差し込み、セットに附属のノンプラグビス黒 4 本などで壁に固定してください。

225

壁貫通部材室外側

お願い⒜室外側から壁貫通部材室外側を差し込み、スリーブが壁貫通部材室内側のスリーブと重なるようにはめ込み、〔上側〕壁取付部材が水平となるようにして位置を合わせて3 箇所の穴が図の固定ねじ位置 4 箇所にマーキングしてください。
同じ位置になるように取り付けて室外壁⒝壁貫通部材室外側を取り外し、マーキングした位置にください。
下穴をあけてください（ 4 箇所）。
※アンカープラグを使用する場合は、プラグに見合う穴をあけてください。
ノンプラグビス黒（ 4 本）
※穴あけ部は雨水が侵入しないように処置してください。
コーキング⒞壁貫通部材室外側を室外側から壁穴に差し込み、セットに附属のノンプラグビス黒 4 本などで壁に固定してください。
※中心部大径穴周辺の 3 箇所の穴が右図の位置になる
壁室外ように取り付けてください。
⑥ 壁貫通部材のコーキング処理
室外側に取り付けた壁貫通部材室外側は雨水が侵入しない
壁貫通部材室外側
ように壁貫通部材室外側の壁取付部材の上部・左右側面の3 箇所をシリコン等でコーキングしてください。
壁貫通部への直管取付⑦⒜壁貫通部材室内側に取り付いているバンドのボルトとナットを外します。
⒝セットに附属の直管を、室内側から壁貫通部材の中心穴に通し、直管の付け根部ビードが当たる位置まで差し込みます。
⒞直管のビード外側を保持するように取り付けてボルトで固定します。
下穴マーキング（ 4 箇所）

60
1φ～
051φ

⑤ 室外側の取付け（標準取付の場合）

壁貫通部材の取付け 標準室内立上セット・標準室外立上セットの場合

PE-6 給排気管直抜き取付用型紙〔別売木製脚〕

壁貫通部材の取付け 標準給排気トップ（直抜き）セットの場合30ｃｍ以上バンドの固定ねじストッパーカバー

可燃物

220.3

下穴マーキング（ 4 箇所）（標準脚の場合）

差込側

100㎝以上400

接続方法① 給排気管の差込側、受口側をよく確認してください。
② 給排気管の差込側を、受口側端面が差込側ビードにあたるまでしっかりと差し込んでください。
（差し込むだけで抜け防止機構が働きます。）

引く〔別売木製脚〕

842

225

壁貫通部材室内側

取り外し方法●給排気管の受け口側のストッパーピースを引いた状態（抜け防止機構を解除）で給排気管をまっすぐ引き抜いてください。
（抜けにくい場合は、給排気管を回しながら引き抜いてください。）

60ｃｍ以上225※標準給排気トップ（直抜き）セットおよび標準室外立上セットで機器背面から直接背面側の壁穴を通す場合は、本紙工事説明書の型紙を使用して穴位置を決めてください。
③ 壁に壁貫通部材取付用の穴（φ150～φ160）を水平にあけてください。
④ ⒜壁穴に壁貫通部材室内側を差し込み、壁穴の中心と合うように、また壁取付部材が水平になるように位置を合わせて固定ねじ位置
4 箇所にマーキングしてください。
⒝壁貫通部材室内側を取り出し、マーキングした位置に下穴（穴径φ3.4㎜）
をあけてください。
（ 4 箇所）※アンカープラグを使用する場合は、プラグに見合う穴をあけてください。
⒞バンドの固定ねじが上側になるように壁貫通部材室内側を壁穴に差し込み、セットに附属のノンプラグビス黒 4 本で壁に固定してください。

接続配管（二重管）の取り付けかた・外し方

ホールソー

ストッパーカバー

60ｃｍ以上① 設置場所を決めてください。
② 給排気管を通す壁の穴位置を決めてください。

壁の給排気口の穴位置

φ150～φ160

注意■延長工事部品は、必ず当社純正部品を使用してください。
■給排気管の長さは 3 ｍ以下、曲がりは 3 箇所以下にしてください。
●標準給排気セット以外にもお部屋の条件によって、給排気管を延長して取り付けることができます。ただし、延長限界は 3 ｍ以下で曲がり 3 箇所以下です。

溶接線

60ｃｍ以上

ノンプラグビス用
φ3.4穴（ 4 箇所）●横向きに配管する際は、給排気管の溶接線が下側にならないように施工してください。
●接続後、容易に外れないことを確認してください。

延長給排気工事の限界

60ｃｍ以上お願い●機器本体と接続配管（ 1 箇所）は配管が外れないようにねじで固定してください。
本体と接続管1 本タッピンねじ（市販品）を打ち込んで管と固定します。
管端面よりおよそ10㎜の位置に打ち込んでください。

〔正面図〕●壁内の鉄筋・鉄骨・電気配線・水道の配管を充分考慮してください。
●標準セットの対応壁厚は110～200㎜です。
さらに別売部品を使用することで壁の厚さは450㎜まで対応可能です。
110㎜未満、または200㎜以上450㎜以下の場合は当社へご相談ください。
●取付けの際はケガをしないように手袋をはめておこなってください。

……接続配管（二重管）の取り付けかた・外し方※標準脚を使用される場合は、表面の型紙を使用して設置してください。

３ 給排気管およびトップ（別売）の取付け（つづき）

120㎜

３ 給排気管およびトップ（別売）の取付け（つづき）

可燃物

多くしたいとき少なくしたいとき

６ 廃棄するときの注意
ストーブを廃棄するときは、必ず燃料タンクの燃料を抜いてください。リサイクルの支障となります。

2019/03/27 10:58