主要製品カタログ

主要製品一覧表
一般用パテ

弾性パテ

建築用パテ

製品名

ネオシールB-3

ネオシールB-W

ネオシールB-1

プラシールS-1

プラシール
NF-12HM特長

パテのスタンダード

白色タイプ

難燃タイプ

耐熱弾性パテ(2液混合型)

熱膨張性
耐火パテ

用

途

配線、配管等の隙間シール

配線、配管等の隙間シール

配線、配管等の隙間シール

高温箇所の隙間シール

ケーブル防火区画
貫通部の防火措置

硬化特性

不乾性

不乾性

不乾性

弾性硬化型

不乾性

防水性

○

○

○

○

○

水中硬化ーーーーー

難燃性ーー

UL-94 V-0レベル(UL-94 準拠)

UL-94 V-0レベル(UL-94 準拠)

UL-94 V-0レベル(UL-94 準拠)

耐熱性

80℃×72hr
異常なし(自社測定法)80℃×72hr
異常なし(自社測定法)80℃×72hr
異常なし(自社測定法)110℃×1000hr
異常なし(自社測定法)80℃×72hr
異常なし(自社測定法)○耐火性ーーーー

・国土交通大臣認定工法
・(一財)日本消防設備
安全センター評定工法

不燃性ーーーーー

色調

ダークグレー

ホワイトグレーグレー
基 剤：青
硬化剤：オレンジグレー

比

重2.05

2.05

2.05

1.70
(硬化後)

1.60

重量

1kg/個1kg/個1kg/個

基 剤75g
硬化剤75gセット

1kg/個2セット/パック

荷姿

カタログ
ページ

120個入り/箱20個入り/箱

3ページ20個入り/箱10パック入り/箱10個入り/箱

4ページ

5ページ

建築用パテ

エポキシ

忌避剤

プラシールNF-11TF

プラシールFP-01

プラシールE-189

プラシールE-130(夏用/冬用)キクネンB-7V

ポッポシール

熱膨張性
耐火パテ

不燃材料パテ

水中硬化エポキシ(2液混合型)

湿潤面接着エポキシ(2液混合型)

カプサイシン入り
ネズミ忌避パテ

ハト忌避剤(ペーストタイプ)

ケーブル防火区画
貫通部の防火措置

不燃配管貫通部の防火措置

コンクリート床、壁欠損箇所の補修

コンクリート床、壁欠損箇所の補修

ネズミ侵入口の隙間シール

鉄塔、電柱、橋梁
等のハト忌避

乾燥硬化型

乾燥硬化型

反応硬化型

反応硬化型

不乾性

不乾性ーー○○○ーーー○ーーーーーーー

UL-94 V-0レベル(UL-94 準拠)

ーーーーー

80℃×72hr
異常なし(自社測定法)70℃×24hr
異常なし(自社測定法)ーーーーーー○
国土交通大臣不燃材料認定ーーーー

ライトグレー

ライトグレーグレー
基 剤：黒
硬化剤：白グレー
基 剤：灰硬化剤：黒ライトグレー

無色半透明

0.9

2.10

1.96
(硬化後)

夏用：1.86
冬用：1.74
(硬化後)

2.00

0.90

0.4kg/個

1kg/個

基 剤：250g
硬化剤：250g

基 剤：5kg
硬化剤：5kg

1kg/個

250g/本400g/本320ml/本20個入り/箱10個入り/箱10セット入り/箱30セット入り/箱1セット入り/箱10個入り/箱250g 30本入り/箱400g 25本入り/箱320ml 30本入り/箱○・国土交通大臣認定工法
・(一財)日本消防設備
安全センター評定工法

6～8ページ

9ページ

10ページ

2

一般用パテ

不乾性パテ
ホームページはこちら【特長】【仕●パテのスタンダード様】●色調：ダークグレー (ネオシールB-3)●粘着性、防水性に優れており、長期間にわたってシール性能を維持

ホワイト(ネオシールB-W)●きめが細かく、べたつかないため作業が容易に行える

グレー(ネオシールB-1)●低温時の作業性優秀●比重：2.05●白色タイプのネオシールB-W●重量：1kg/個●難燃タイプのネオシールB-1 ＊UL-94 V-0レベル (UL-94 準拠)●荷姿：20個入り/箱【用途】●防水、防虫、防蝕、防塵、密閉性が求められる箇所の隙間シール【施工例】※ご使用前には、別紙カタログ等をご参照の上、ご使用環境を必ずご確認ください

3

弾性パテ

2液混合型 耐熱弾性パテ

S-1

ホームページはこちら【特 長】●耐熱性優秀 110℃×1000時間 (自社測定法)●難燃性 UL-94 V-0レベル (UL-94 準拠)●2液混合型●作業が簡単な1:1配合●硬化後も弾力性を維持【用 途】●蒸気配管、給湯配管等の隙間シール●各種盤と配線貫通部●太陽光発電システム内 配線貫通部【仕 様】●色調：グレー色 (基剤：青 / 硬化剤：オレンジ)●比重：1.70 (硬化後)●荷姿：150g (基剤75g・硬化剤75g)ｘ2セット入り/パック
10パック入り/箱【施工手順】

保護手袋着用のうえ、基剤と硬化剤を必要容量(1：1)
取り出してください

ねじるように練り合わせてください

混合色がグレーになるまで充分に練り合わせてください

混合色がグレーになれば施工準備完了です【施工例】※ご使用前には、別紙カタログ等をご参照の上、ご使用環境を必ずご確認ください4建築用パテ

不乾性 耐火パテ

NF-12HM

ホームページはこちら【特 長】●熱膨張タイプ●難燃性 UL-94 V-0レベル (UL-94 準拠)●不乾性のため、再通線作業が容易●低温時でも固くなりにくい、高い作業性

使いやすいスリット入り【用 途】●ケーブル防火区画貫通部の防火措置
国土交通大臣認定工法(一財)日本消防設備安全センター評定工法●耐熱配電盤 配線貫通部 隙間シール【仕 様】●色調：グレー●比重：1.60●重量：1kg/個●荷姿：10個入り/箱【施工例】※ご使用前には、別紙カタログ等をご参照の上、ご使用環境を必ずご確認ください5建築用パテ

乾燥硬化型 耐火パテ

NF-11TF

ホームページはこちら【特 長】●熱膨張タイプ●乾燥硬化型●比重0.9の軽量パテ●柔らかくちぎりやすいので、作業性が良い●コンクリートに馴染みやすい色調●屋外、水のかかる恐れのある個所での使用不可【用 途】●ケーブル防火区画貫通部の防火措置
国土交通大臣認定工法(一財)日本消防設備安全センター評定工法【仕 様】●色調：ライトグレー●比重：0.9●重量：0.4kg/個●荷姿：20個入り/箱【施工例】

防湿スプレープラシールNF-11TFの施工後の表面保護に!

ナイコートSB-61
湿気の多い箇所ではナイコートSB-61等でコーティングを施して下さい。
吸湿・吸水性があるため、高湿度環境が長時間続くと、成分の滴下やしみ出しを起こす場合があります。
ナイコートSB-61を噴霧することで、薄いゴム皮膜を形成し、塗布面に撥水効果がでます。
一度乾燥させた後、2～3回以上重ね塗りをすると、より効果的です。

容量：420ml 梱包仕様：6本入り/箱※ご使用前には、別紙カタログ等をご参照の上、ご使用環境を必ずご確認ください

6建築用パテケーブル防火区画貫通部
防火措置工法 関連製品
耐熱シールシート材●色調：グレー色●比重：1.80●荷姿：10枚入り/箱NF-18(S)●用途：(一財)日本消防設備安全センター評定工法用品

充填補助金具

防湿スプレー

ナイコート SB-61●容量：420ml/本 ●用途：乾燥硬化型パテの防湿スプレー●荷姿：6本入り/箱充填補助金具C-7H●荷姿
75C-7H ：100個入り/箱
100C-7H：100個入り/箱125C-7H：100個入り/箱
150C-7H： 70個入り/箱

ホームページはこちら

CS-7H●用途：国土交通大臣
認定工法用品

充填補助金具●荷姿
75CS-7H ：100個入り/箱100CS-7H：100個入り/箱125CS-7H：100個入り/箱●用途：国土交通大臣
認定工法用品

充填補助金具

FA-7H

FA-5H

●荷姿：100個入り/箱●用途：国土交通大臣認定工法用品●荷姿：100個入り/箱●用途：国土交通大臣認定工法用品※ご使用前には、別紙カタログ等をご参照の上、ご使用環境を必ずご確認ください

7建築用パテ

乾燥硬化型 不燃材料パテFP-01

ホームページはこちら【特 長】●国土交通大臣認定 不燃材料NM-3918-1●パテ状のため、開封後すぐに使用可能●モルタルのような混練作業不要●乾燥硬化型●屋外、水のかかる恐れのある個所での使用不可【用 途】●不燃性配管と開口部のすき間シール【仕 様】●色調：ライトグレー●比重：2.10●重量：1kg/個●荷姿：10個入り/箱
施工前

施工後

【施工手順】

開封後、すぐにご使用できます

ボード内面から充填してください

配管周辺もすき間なく充填してください

仕上げに表面をならしてください

防湿スプレープラシールFP-01の施工後の表面保護に!

ナイコートSB-61
湿気の多い箇所ではナイコートSB-61等でコーティングを施して下さい。
吸湿・吸水性があるため、高湿度環境が長時間続くと、成分の滴下やしみ出しを起こす場合があります。
ナイコートSB-61を噴霧することで、薄いゴム皮膜を形成し、塗布面に撥水効果がでます。
一度乾燥させた後、2～3回以上重ね塗りをすると、より効果的です。

容量：420ml 梱包仕様：6本入り/箱※ご使用前には、別紙カタログ等をご参照の上、ご使用環境を必ずご確認ください

8エポキシ2液混合型 水中硬化エポキシ

E-189

ホームページはこちら【特 長】●水中硬化可能●パテ状の為、壁面使用や巻き付け施工が可能●硬化後の体積収縮がほとんどない●引張接着力が強く、圧縮強度が高い●作業が簡単な1：1配合【用 途】●コンクリート床、壁の欠損箇所の補修●電路用ハンドホールと管の固定●無電柱化工事の補助【仕 様】●色調：グレー(基剤：黒 / 硬化剤：白)●比重：1.96 (硬化後)●荷姿：基剤250g・硬化剤250g/セット
10セット入り/箱、30セット入り/箱【施工手順】

保護手袋着用のうえ、基剤と硬化剤を必要容量(1：1)
取り出してください

エポキシ

ねじるように練り合わせてください

混合色がグレーになるまで充分に練り合わせてください

混合色がグレーになれば接着や穴埋めをする部分に塗り付け、硬化するまで静止してください

2液混合型 湿潤面接着エポキシ

E-130●湿潤面接着 ＊水中硬化未対応●色調：グレー(基剤：灰 / 硬化剤：黒)●比重：1.86(夏用) / 1.74(冬用) ＊硬化後
●荷姿：基剤5kg・硬化剤5kg/セット1セット入り/箱

夏用:青色のPPバンド
冬用:黄色のPPバンド※ご使用前には、別紙カタログ等をご参照の上、ご使用環境を必ずご確認ください
9忌避剤

業務用 ネズミ忌避パテ
ホームページはこちら【特 長】●カプサイシンの辛み刺激でネズミの侵入を防ぐ●難燃性 UL-94 V-0レベル (UL-94 準拠)
●不乾性

【用 途】
●ネズミ侵入口のすき間シール【仕 様】●色調：ライトグレー●比重：2.00●重量：1kg/個●荷姿：10個入り/箱

忌避剤

業務用 ハト忌避剤【特 長】●感触による嫌悪感でハトを寄せつけない●強粘着、ペーストタイプ●塗るだけの簡単作業＊下地をテープ等で養生し、その上に塗布して下さい。
【用 途】●鉄塔、電柱、橋梁、屋根や手すり等のハト忌避【仕 様】●色調：無色半透明●比重：0.90●重量：250g/本、400ｇ/本
320ml/本(カートリッジ)●荷姿： 250g 30本入り/箱400g 25本入り/箱
320ml 30本入り/箱※ご使用前には、別紙カタログ等をご参照の上、ご使用環境を必ずご確認ください10※このカタログに記載の数値は代表値であり、規格値ではありません。また、常温環境下における使用を想定しております。
特殊な取り扱いの場合は用途・用法に適した安全対策を実施の上、ご利用ください。

大阪市阿倍野区播磨町1-24-24
TEL:06-6693-3561
FAX:06-6693-3838
https://www.nitto-kasei.co.jp20210216 nitto-kasei