遠隔監視制御システム

基本機能のワンパッケージ化と柔軟な拡張性
・通報ユニットと電源ユニットを分離したフレキシブルデザイン採⽤・拡張IOボードと親子接続によるシステム拡張対応
・従来機種との互換性を保持

監

視 側

コルソスＣＳＤＪの概要
監

視 先＜監視項⽬例＞

下水処理設備・故障
・運転状況（時間など）
・水位
監視・温度⼊⼒・流量 等

視 側

ファクシミリ
携帯電話・ＰＨＳ

各種
ネットワーク

制御
出⼒

水門

監

異常検知で
通報

＜設置場所例＞

工場内設備

スマートフォン
・タブレット電話機＜制御項⽬例＞

ビル内設備

・機器運転／停止・ランプ点灯／消灯・ブザー鳴動／停止

等

汎⽤パソコン

任意にモニター・制御
受信システムコルソスＣＳＤＪの特⻑●フレキシブルデザインを採用●汎用性と拡張性のある外部⼊⼒●充実のWeb機能

通報ユニットと電源ユニットの分離構成で現場に合わせて柔軟に設置が可能です。
縦設置の場合は、既設CSDXと取付穴位置が同じです。また、DINレール取付にも対応しています。

外部⼊⼒は、汎⽤的な無電圧接点・電流0-20/4-20mA・電圧0-5V/1-5Vを採⽤。
拡張IOボード、親子接続によりシステム拡張が可能です。
また、拡張IOボードのアナログ⼊⼒は絶縁対応しています。

Webサーバ機能搭載で、Web監視装置としての利⽤も可能です。汎⽤
ブラウザを使⽤して、設定をはじめ通報履歴や動作履歴など各種履歴の閲覧、⽇報・⽉報・年報の閲覧、トレンドグラフの表⽰などを⾏うことができます。

電源ユニット

電源ユニット親機
通報ユニット子機
通報ユニット

拡張IOボード

DINレール取付け機構
本体標準搭載拡張IOボード子機
通報ユニット

拡張IOボードコルソスＣＳＤＪの特⻑●各種通信インフラに対応●自由に選べる通報パターン●コルソス間連動機能

アナログ一般回線・FOMA・LTE・光・CATV・LAN・専⽤線等の主要な通信インフラに対応。設置現場環境に最適な通信インフラを選択できます。また、複数の通信インフラの併⽤も可能です。

運⽤に合わせて音声・FAX・Eメー
ル・データから通報方式を選択できます。監視⼊⼒ごとに通報先を設定可能で、通報方式の組合せも可能なため、通報パターンが広がります。

通報方式に「コルソス」を追加。
一方のCSDJの起動要因発生に対し、遠隔地にある別のCSDJのデジタル出⼒を制御することが可能です。
IP通信のため、各種通信ネットワー
クで利⽤可能です。

※機種により通報方式に制限があります。
※Eメール通報の利⽤には、別途プロバイダ契約が必要な場合があります。

※通信インフラにより、別途通信機器が必要です。
※併⽤可能な通信インフラには条件があります。

デジタル出⼒制御

起動要因
コルソス通報各種
ネットワーク仕様諸元【通報ユニット】
項 目
ネットワークインターフェース
デジタル⼊⼒デジタル・アナログインタフェース

アナログ⼊⼒デジタル出⼒アナログ出⼒

ランプ

通報機
能リ
ロ コー
モン ール トト16ch※アナログ⼊⼒をデジタル⼊⼒として使⽤した場合の最⼤数※拡張IOボードを実装した場合は、最⼤32ch
・⼊⼒形式
無電圧接点⼊⼒・⼊⼒⽅式
イベント／パルス積算／時間積算 端⼦ごとに選択・最小検出時間 イベント：300ms／パルス：10ms／運転：1s
4 ch（非絶縁）※端⼦ごとにデジタル⼊⼒へ変更可※拡張IOボードを実装した場合は、最⼤12ch（非絶縁4ch、絶縁8ch）
・⼊⼒形式 電圧／電流⼊⼒ 端⼦ごと選択
・⼊⼒レベル 電圧：DC 0-5V/1-5V 電流：DC 0-20mA/4-20mA
・分解能
12bit
4 ch ※拡張IOボードを実装した場合は、最⼤8ch
・出⼒形式
トランジスター出⼒・出⼒形式
連続／ワンショット 端⼦ごとに選択
・デジタル⼊⼒への折り返し接続可なし※拡張IOボードを実装した場合は、最⼤2ch

・出⼒形式
電圧・出⼒レベルDC 0-5V
・分解能
10bit
⼊出⼒端⼦増設 デジタル⼊⼒：8ch、アナログ⼊⼒（絶縁）：8ch、（拡張IOボード） デジタル出⼒：4ch、アナログ出⼒：2ch※アナログ⼊⼒は端⼦ごとにデジタル⼊⼒へ変更可能
親⼦接続(親⼦接続ボード)

フ イ ユェ
ーー ンター ザース主な仕様－

最⼤2台の⼦機接続可能※拡張IOボードと親⼦接続で、デジタル⼊⼒は最⼤96chまで拡張可能

フェ
ース他

ＬＡＮ

RS-232C

外部電源出⼒（FOMA⽤）CSDJ-D－－

1ポート
・100BASE-T
・オート MDI/MDI-X対応
・コネクタ ：RJ45
1ポート
・FOMA通信機器接続⽤
・通信速度：19.2kbps
・コネクタ ： D-Sub9ピン（オス）1ch・出⼒レベル ： DC5V／750mA・出⼒⽅式 ： 常時出⼒
SDメモリカード （1Slot、2GBメモリ初実装）

メモリー
機 蓄
蓄積データ項目 通報履歴／動作履歴／コントロール履歴／⽇報・⽉報・年報⽤データなど
能 積
蓄積データ件数 計33,000件
動作電源
DC24V（9.6V〜24.6V）
動作環境
温度：-10℃〜60℃ 湿度：20%〜85%（但し、結露なきこと）
外形寸法
210 mm（W）×150mm（H）×85 mm（D）
重量約0.8kg
取付⽅法直接取付またはDINﾚｰﾙ(JIS C 2812)取付

項目

ブザー

通報⽅式

音声／Eメール／データ

音声／Eメール／データ

Eメール／データ／DTMF／コルソス／DTMF／FAX

／コルソス

通報種別

回線
イン
ター

CSDJ-H1ポート・外付け電話機接続ポートあり
・コネクタ ：RJ11×2（LINE／TEL）
・対応モデム：V34、V92、V27ter、V29【電源ユニット】

スピーカー等

最⼤宛先数

一般電話回線

主な仕様
CSDJ-B－

POWER／LINE／MODE／CHECK
本体カバー内部：SD／WAN／LAN
本体前面：SET／CANCEL
本体カバー内部：POWER_SW
内蔵スピーカー、ブザーボタン

項 目

CSDJ-B
CSDJ-H
CSDJ-D
アナログ／LAN／PHS／FOMA
LAN／FOMA※FOMA／PHSは別途通信機器（指定品）が必要です／コルソス
音声／ＤＴＭＦ／ＦＡＸ：16宛先 Eメール：32宛先
データ／コルソス：8宛先
デジタル⼊⼒通報(イベント・パルス積算・時間積算)／アナログ⼊⼒通報(閾値)／定時通報(指定時刻・指定間隔・⽇報･⽉報･年報帳票など)／停電
通報／モード切替通報／ローバッテリ通報 他※通報⽅式により機能制限有り

コントロール⽅式 DTMF音声／ブラウザ／データ／DTMFデータ
ブラウザ／データ
コントロール内容 現在状態確認／⽇報・⽉報・年報確認／トレンドグラフ／出⼒制御（デジタル・アナログ）／各種履歴確認／システムデータ設定 他※コントロール⽅式により機能制限有り

NECプラットフォームズ株式会社
アクセスデバイス開発事業部 第三販売推進グループ

⼊⼒
電源

主な仕様

動作電源

AC100V／200V⾃動認識
AC100V：AC100V 50／60Hz
AC200V：AC200V 50／60Hz
停電バックアップ 標準バッテリ：NiMH 電池パック （単 3 型 8 本）
増設バッテリ：NiMH 電池パック （単 3 型 12 本）
通電時

定格：DC24V／630mA

電 出源 ⼒

バッテリ動作時

定格：DC9.6V／1.7A （標準バッテリ使⽤時）

電 消⼒ 費AC100V時
AC200V時

45 W
55 W
標準バッテリにより、停電時１時間待機後、３回の通報動作

DC14.4V／1.3A（増設バッテリ使⽤時）

停電保証※増設バッテリ追加により、６時間可※外部電源出⼒未使⽤時

動作環境

温度：-10℃〜60℃ 湿度：20%〜85%（但し、結露なきこと）

外形寸法

210 mm（W）×150mm（H）×85 mm（D）

重量取付⽅法

約1.2kg （停電⽤標準バッテリ込み）
直接取付またはDINﾚｰﾙ(JIS C 2812)取付

お問い合わせ、ご⽤命は下記へどうぞ〒101-8532 東京都千代田区神田司町2-3
TEL:03-5282-5842 FAX:03-5282-5942■ホームページ http://www.necplatforms.co.jp/enkakusp/■Eメール info@enkaku.jp.nec.com
2016年2⽉