SE66.6K / SE90K / SE100K / SE120K
BẢO
HÀNH
12-20
12-20 NĂMBẢO
HÀNHBIẾN TẦNBiến tần ba pha côngnghệ SynergyNĂMHỗ trợ quy trình vận hành thử nghiệm độc đáo giúp cho cài đặt hệ thốngnhanh chóng và an toànChức năng vận hành thử nghiệm giúp tự độngxác nhận các thành phần hệ thống và dây điệntrong quá trình lắp đặt tại công trình và trướckhi đấu nối lưới điệnLắp đặt dễ dàng chỉ với 2 người do thiết kếmô-đun nhẹ (mỗi biến tần gồm 2 hoặc 3 Thiết
bị Synergy và một Thiết bị quản lý Synergy)
Khả năng hoạt động độc lập của mỗi Thiết bịSynergy cung cấp thời gian hoạt động cao
hơn và khả năng bảo dưỡng dễ dàng
Tích hợp Cảm biến nhiệt giúp phát hiện lỗi hệthống dây điện nhằm tăng cường khả năngbảo vệ và độ an toàn
Tích hợp Bảo vệ chống lỗi hồ quang và tắtnhanh tùy chọn*Chỉ áp dụng cho các SPD DC và ACsolaredge.com

Tích hợp chức năng giảm thiểu PID nhằm tối đa hóahiệu suất hệ thốngCó thể giám sát và thay thế thiết bị bảo vệ quá dòngtại công trình nhằm giúp hệ thống chống chọi tốthơn các dòng điện do sét hoặc các sự kiện khác gây
ra: tích hợp RS485 và SPD AC/DC Type 2 tùy chọnTùy chọn Tích hợp Bộ an toàn DC - Không cần hệthống cách ly DC bên ngoài
Tích hợp giám sát cấp độ mô-đun thông qua
Ethernet hoặc thiết bị di động để hiển thị toàn bộ hệthống

Biến tần ba pha công nghệ Synergy
SE66.6K / SE90K / SE100K / SE120K
SExxK-xxxxIxxxx

SExxK-xxx8Ixxxx

SE66.6K

SE90K

SE100K

SE120Kdành cho lưới điện380/400V

dành cho lưới điện380/400V

dành cho lưới điện380/400V

dành cho lưới điện480VCông suất AC đầu ra định mức(1)

66600

90000

100000120000WCông suất AC đầu ra biểu kiến tối đa(1)

66600

90000

100000120000VA

380 / 220; 400 / 230

480 / 277Vac

304 - 437 / 176 - 253; 320 - 478 / 184 - 264.5

432 - 529 / 249 - 305

Vac

145

Aac

Áp dụng cho Biến tần có Mã sản phẩmĐầu raĐiện áp AC đầu ra – L-L / L-N (Danh định)Điện áp AC đầu ra – Dải điên áp L-L / Dải điện áp L-N
Tần số ACDòng điện đầu ra AC tối đa (mỗi pha)

50/60 ± 5%
96.5

145

Hz145

Kết nối với dây điện AC đầu ra

3W + PE, 4W + PE

Các loại lưới điện được hỗ trợ

WYE: TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT; Delta: ITDòng điện rò tối đa(2)200300Giám sát điện lưới, Chống cô lập, Hệ số công suất tùy chỉnh,Ngưỡng có thể định cấu hình theo từng quốc gia

mACóTổng độ dao động sóng hài≤3Dải hệ số công suất%+/-0,2 đến 1

ĐẦU VÀOCông suất DC tối đa Biến tần / Thiết bị Synergy (điều kiện chuẩn)100000 / 50000

135000 / 45000

Không biến áp, không cần nối đấtĐiện áp đầu vào tối đa DC+ đến DCDải điện áp hoạt độngDòng điện đầu vào tối đa

2 x 48,25

180000 / 60000

1000

Vdc
Vdc
3 x 48,25

Adc

Có

Phát hiện lỗi cách ly nối đấtĐộ nhạy 167kΩ trên mỗi Thiết bị Synergy(3)Hiệu suất biến tần tối đa98.3

Hiệu suất có tải Châu Âu98.1
98<8Quản lý năng lượng thông minhVận hành biến tầnBảo vệ chống lỗi hồ quangTắt nguồn nhanhBộ chỉnh lưu PID

2 x RS485, Ethernet, Wi-Fi (tùy chọn), Mạng di động (tùy chọn)Giới hạn công suất phátBằng ứng dụng di động SetApp sử dụng điểm truy cập Wi-Fi tích hợp để kết nối cục bộTích hợp, người dùng có thể định cấu hình (Theo UL1699B)
Tùy chọn (tự động khi ngắt kết nối lưới điện AC)
Ban đêm, tích hợp sẵnBảo vệ quá dòng RS485 (cổng 1+2)

SPD Type II, có thể thay thế, tích hợpBảo vệ quá dòng DC

SPD Type II, có thể thay thế, tích hợpBảo vệ quá dòng AC

SPD Type II, có thể thay thế, tùy chọnCầu chì DC (Cực đơn)tùy chọn, 25A / 30ACông tắc ngắt kết nối DCTùy chọnTUÂN THỦ TIÊU CHUẨNAn toànTiêu chuẩn Đấu nối Lưới điện(5)Mức phát thảiRoHS%%<12TÍNH NĂNG BỔ SUNG
Giao diện giao tiếp được hỗ trợ(4)W

680 - 1000
3 x 48,25

Bảo vệ phân cực ngượcMức tiêu thụ điện năng ban đêm

150000 / 50000
CóIEC-62109-1, IEC-62109-2
VDE-AR-N-4105, AS-4777, EN 50549-1, EN 50549-2, CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016
IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 Loại A, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12
Có(1) Giá trị tối đa tại 400V/230V(2) Nếu gắn RCD bên ngoài, thì thiết bị đó phải có giá trị trip ≥ 20 0mA cho SE66.6K; ≥ 300mA for SE90K/SE100K/SE120K(3) Khi được các quy định địa phương cho phép(4) Để biết thông số kỹ thuật vui lòng truy cập https://www.solaredge.com/products/communication hoặc trang web Thư viện tài nguyên:https://www.solaredge.com/resource-library, để tải về bảng dữ liệu sản phẩm có liên quan(5) Để tải về tất cả tiêu chuẩn và chứng nhận, vui lòng tham khảo danh mục Chứng nhận trên Thư viện tài nguyên của trang web: https://www.solaredge.com/resource-libraryWBiến tần ba pha công nghệ Synergy
SE66.6K / SE90K / SE100K / SE120K
SExxK-xxxxIxxxx
Áp dụng cho Biến tần có Mã sản phẩmSExxK-xxx8Ixxxx

SE66.6K

SE90K

SE100K

SE120Kdành cho lưới điện380/400V

dành cho lưới điện380/400V

dành cho lưới điện380/400V

dành cho lưới điện480V

THÔNG SỐ LẮP ĐẶTSố lượng thiết bị Synergy trên mỗi Biến tần23Tiết diện cáp AC và đường kính ngoài: Line/PE (Nhôm hoặc Đồng)Tiết diện tối đa 120 / 70 mm2; đường kính ngoài 30-50 / 12-20 mm

DC Đầu vào: Biến tần / Thiết bị Synergy(6)Cặp MC4 8 / 4Kích thước (C x R x S)Trọng lượngDải nhiệt độ hoạt độngLàm mátĐộ ồnCặp MC4 12 / 4Thiết bị Synergy: 558 x 328 x 273
Thiết bị quản lý Synergy: 360 x 560 x 295

MmThiết bị Synergy: 32Thiết bị quản lý Synergy: 18Kg

-40 đến +60(8)˚CQuạt (người dùng có thể thay thế)<67dBACấp bảo vệ

IP65 - ngoài trời và trong nhà

Gắn thiết bịCó giá đỡ đi kèm(6) Chỉ chấp thuận sử dụng các đầu nối MC4 do Staubli sản xuất(7) Để biết thông tin về giảm tải công suất, vui lòng tham khảo: https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-temperature-derating-note.pdf

Phụ kiện (mua riêng)Phụ kiệnBộ SPD AC dùng cho Thiết bị quản lý Synergy (5 thiết bị mỗi hộp)Ăng-ten dành cho Wi-Fi và Liên lạc không dây ZigBee

PN
SE-AC-SPD-SM
SE-ANT-ZB-WIFI-03© SolarEdgeTechnologies, Ltd. Đã đăng ký bản quyền. SOLAREDGE, logo SolarEdge, TỐI ƯU BỞI SOLAREDGE là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của SolarEdge Technologies,Inc. Tất cả các nhãn hiệu khác được đề cập ở đây là nhãn hiệu của chủ sở hữu tương ứng. Ngày: 17/07/2023 DS-000019-VN. Có thể thay đổi mà không thông báo trước.