SE5K-RWS / SE7K-RWS / SE8K-RWS / SE10K-RWS

12

ANNI DIGARANZIASTOREDGE®

Inverter StorEdge®
TrifaseLa soluzione ideale per gli impianti trifase con accumulo in batteria
Installazione semplice con singolo inverter
per gestire sia la produzione fotovoltaica sia
l’accumulo in batteria

Progettato per eliminare l’alta tensione durante
l’installazione, la manutenzione o operazioni
antincendio al fine di ottimizzare la sicurezza

Maggiore energia sfruttando l’architettura dellasoluzione accoppiata in CC che accumula potenzafotovoltaica direttamente nella batteria senzaperdite dovute alla conversione in CA

Monitoraggio a livello di modulo incorporato
e piena visibilità dello stato della batteria,produzione fotovoltaica e dati su autoconsumo

Messa in funzione rapida e semplificata
dell’inverter da uno smartphone utilizzando
SolarEdge SetApp

Permette di collegare batterie da 48 V a bassa
tensione di diversi fornitori per offrire una
maggiore flessibilitàsolaredge.com

Inverter Trifase StorEdge®

SE5K-RWS / SE7K-RWS / SE8K-RWS / SE10K-RWSApplicabile per inverter con codice prodotto

SE5K-RWSSEXK-XXS48XXXX
SE7K-RWS
SE8K-RWS

SE10K-RWS

USCITA
Potenza di uscita CA nominale

5.000

7.000

Potenza di uscita CA massima

5.000

7.000

Tensione di uscita CA - Fase-Fase/Fase-Neutro (nominale)

8.000

10.0008.000

10.000VA
VA

380/220; 400/230

Vca

Tensione di uscita CA - Intervallo di tensione Fase-Neutro

184-264,5Vca

Frequenza CA

50/60 ± 5%

HzCorrente di uscita continua massima (per fase)811,513

Rilevatore di corrente residua/Rilevatore gradino di corrente residua16300/30

Alimentazione di rete supportata - Trifase

AmA

3/N/PE (a stella con neutro)

Monitoraggio; Protezione contro il funzionamento in isola; Fattore dipotenza configurabile; Valori di soglia regolabili per paese

Sì

INGRESSO FVAlimentazione in CC massima (modulo STC)

6.750

9.450

10.80013.500W

Senza trasformatore, senza messa a terraSì

Tensione di ingresso massima

900

Vcc

Tensione di ingresso CC nominale

750

Vcc

Corrente di ingresso massima

8,512

13,5

Protezione contro inversione di polarità
Rilevamento dell’isolamento per guasto di terra

Acc

Sensibilità di 700 kΩ

Efficienza massima dell’inverter
Efficienza ponderata europea

16,5Sì9897,397,4%
97,6%

INGRESSO BATTERIA
Batterie supportate(1),Numero di Batterie per Inverter

Batteria 48V SolarEdge Home BAT-05K48M0B-01
LG Chem RESU3.3, RESU6.5, RESU10, RESU12, RESU13(2),BYD Battery-Box LV 3.5, 7.0, 10.5, 14.0
BYD Battery-Box Premium LVS 4.0, 8.0, 12.0, 16.0, 20.0, 24.0
1

Potenza in CC massima

5000

W

Gamma della tensione in ingresso

40-62

Vcc

Corrente di ingresso continua massima

130AccEfficienza di scarica massima della batteria

96.1

%

Comunicazione della batteria

CAN busCARATTERISTICHE AGGIUNTIVEInterfacce di comunicazione supportate

2 x RS485, Ethernet, comunicazioni Zigbee per Smart Energy(3), Wi-Fi(4), modem cellulare (opzionale)

CONFORMITÀ AGLI STANDARD
SicurezzaStandard per il collegamento alla rete(3)Emissioni
RoHS

IEC-62109
VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, G98 / G99, CEI 0-21
IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12
Sì

SPECIFICHE DI INSTALLAZIONE
Uscita CA - Diametro del pressacavo

15-21mm

Uscita CC batteria - Diametro del pressacavo

2 x 8-11mm

Ingresso CC fotovoltaico

2 x coppie MC4Dimensioni (A x L x P)

853 x 316 x 193mm

37kg

Da -40 a +60

˚CPesoIntervallo della temperatura di esercizio
Raffreddamento
RumoreGrado di protezione
Montaggio

Ventole interne ed esterne< 50dBA

IP65 - Per esterni e interni
Staffa in dotazione(1) Per i modelli di batteria supportati, fare riferimento a https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-storedge-3ph-inverter-supported-system-configurations-app-note.pdf.
(2) Quando si collegano due batterie in parallelo tramite l’impiego di RESU Plus, è supportata qualsiasi combinazione di LG RESU 3.3, 6.5, 10 e 12. Il modello LG RESU 13 può essere collegata in parallelo solo ad un'altra LG RESU
13.
(3) Per ulteriori informazioni, fare riferimento al documento: https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-zigbee-plug-in-wireless-communication-for-setapp-datasheet.pdf(4) La connettività Wi-Fi richiede un’antenna esterna. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al documento: https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-wifi-zigbee-antenna-datasheet-it.pdf
Per tutti gli standard, fare riferimento alla categoria delle certificazioni nella pagina dei download: https://www.solaredge.com/it/downloads#/© SolarEdge Technologies, Inc. Tutti i diritti riservati. SOLAREDGE, il logo SolarEdge, OPTIMIZED BY SOLAREDGE sono marchi o marchi registrati di SolarEdge Technologies, Inc.
Tutti gli altri marchi menzionati sono marchi dei rispettivi proprietari. Data: 09/2022 DS-000087-1.0-IT. Soggetto a modi iche senza preavviso.