令和 5 年度

水 質 検 査 計 画

中種子町 水道課

～ 目 次 ～■はじめに..............................................................................................................................1
１.

水質管理に関する基本方針................................................................................. 2２.

水道事業の概要.........................................................................................................3

３.

水源及び水道水の水質状況................................................................................ 4４.

定期の水質検査.........................................................................................................5５.

臨時の水質検査...................................................................................................... 11６.

試料（検体）の採取及び運搬方法....................................................................11

７.

検査方法（委託内容）............................................................................................ 12８.

検査結果の評価...................................................................................................... 13９.

検査計画の見直し.................................................................................................. 14

１０. 検査の精度と信頼性保証....................................................................................15
１１. 関係者との連携(緊急時含む)............................................................................ 16
１２. 水質検査計画および検査結果の公表方法..................................................17
１３. データ............................................................................................................................ 18
別表１：（検査項目及び検査頻度（浄水））19

別表２：（検査項目及び検査頻度（原水））30

別添資料（原水及び浄水採水位置図）

34

■はじめに
水質検査は、利用者のみなさまに安全な水を供給するために不可欠であり、水質管理を徹底する上で、最も重要なものです。近年における水道環境は、
新たな化学物質の問題など、その対策は全国的にも急務とされ、各事業体が抱える問題も多種多様であるといえます。
また、中種子町の水道事業は、平成２９年度まで中種子町上水道事業と中種子町簡易水道事業にて運営しておりましたが、平成３０年４月からは、中種子町簡易水道事業を統合し、全地域において、中種子町上水道事業として新
たな水道事業の運営を開始いたしました。
そういった背景の中、利用者のみなさまにより安心して水道を利用していただけるように、中種子町においても令和 5 年度の「水質検査計画」を作成し、地域の水質状況を考慮した水質管理体制の構築を目指しております。この「水質検査計画」においては、安心して水道を利用していただくために「どこで」「どのような項目を」「どのくらいの頻度で」検査を行うべきかということを検討しております。また、その前提となる、現在の水道における水質状況や水質管理上の問題点なども明らかにしています。
安全で良質な水道水を供給するためには、徹底した水質管理を行う必要があることはいうまでもありません。その一方で、水質管理を行うためには相応のコストが必要であり、そのコストは利用者の皆様からいただく水道料金によってまかなわれています。したがいまして、水道料金を抑えながら、安全で安
心な水をご使用いただくためには、水質検査を的確に行い、適切な水質管理を行うことが重要です。この水質検査計画において、本町の抱える水質管理上の問題点をご理解いただいた上で、地域の水質管理を一緒になって考え、行動していただければ幸いです。
中種子町では、次年度以降も水質の状況変化に応じた水質検査計画の見直しを行い、利用者のみなさまにより一層安全で安心な水を供給することに努めてまいります。

1

１. 水質検査に関する基本方針
水質検査を行うにあたって、合理的な効率化を図り、安全性を確保しながら水質検査にかかるコストを低減します。「水質基準に関する省令」に定められている基準
項目におきましても、地域や水源の特性、水源周辺環境、過去の検査結果を検討の上、検査頻度の低減を行います。
また、水質管理目標設定項目につきましても、各地域での農薬等の使用実態を踏まえ、変動を監視すべき項目について検査を行うか検討します。
さらに、原水の水質検査につきましては、水道事業における水質管理の基本であると共に、その水質変動は、今後の水源保全の基礎データともなるため、原則、年
次変化を把握できるよう定期的に行います。
水質検査の実施箇所及び頻度につきましても、検査項目同様にコストと安全性の双方の観点より、最も合理的かつ効率的な地点と頻度を選定します。
その他、水質検査に関しては、検査及びその結果に対する対症療法的措置のみを意識するのではなく、水質管理の観点から専門機関や関係各位との継続的な連携による水源汚染の予防措置を重視して、計画及び検査の実施を行っていくものとします。
（１） 水質検査の対象は､原則として中種子町内の各配水池から町内の給水栓に供給される水道水及びその原水とします。
（２） 水道法で検査が義務付けられる各水系(配水池ごとに定めた水道水の系統)の水道水の他に、鋼管使用による蛇口からの鉛溶出の検査と、水質汚染を監視する目的で各水系の原水検査も行います。
（３） 採水地点は原則として各水系１箇所(原水及び水道水)とします。
（４） 各水系の水道水（浄水）については、水道法により定められた検査項目を実施します。
また、各水系の水源（原水）については、年１回の３９項目の検査に加え、リスクレベルに応じて、指標菌及びクリプトスポリジウム等、原水の汚染の監視を目的とした検査も実施します。さらに、必要に応じて水質管理目標設定項目の検査も予定しています。
（５） 水質汚濁事故等のように水道法の水質基準を維持することが危ぶまれる事態においては速やかに臨時水質検査を実施します。

2

２. 水道事業の概要
２.１ 各施設の概要
水道事業概要については以下の表のとおりです。

令和 4 年 3 月 31 日現在
水道
種類

施設名

水源名

所在地

給水人口

給水能力

（人）

（㎥/日）

建設年

浄水処理及び
給水方法

平鍋第二水源地
昭和３３年
平鍋第三水源地

野間 ２３８６－１

緩速ろ過
６，５１７

４，９５０
塩素滅菌

古房深井戸

平成２９年

二十番深井戸増田３０１３－２

令和３年

荒崎水源地

納官 ５１６４－１

昭和３０年

急速ろ過
３８９

２４５

上水道

塩素滅菌
脇之川水源地

納官字脇之川

平成２４年

中種子町上水道増田字西川原山
北部第２水源地

急速ろ過
平成１７年

１５６

１１０

３００１番地４４

塩素滅菌

北部水源地

緩速ろ過
昭和５８年

−

２３０

(予備)

塩素滅菌
増田深迫 ２９３６
急速ろ過

北部第３水源地

平成２７年

２８８

２１０
塩素滅菌

急速ろ過
南部水源地

坂井 １６９２

昭和６３年

１１０

６５
塩素滅菌

3

３. 水源及び水道水の水質状況
検査対象施設・水源
施設名

水源名

浄水採水施設水質検査結果

中田公民館
平鍋第２水源地（大渡瀬川）【中田配水池系】

平鍋第３水源地

中種子町温泉保養センター

古房深井戸【熊野配水池系】

二十番深井戸

岩岡小学校【阿高磯配水池系】
竹之川公民館

中種子町上水道

荒崎水源地【坂元配水池系】

脇之川水源地

牧川公民館【牧川配水池系】
種子島空港

北部第２水源地【北部第２配水池系】※町内の水道水は水道法の水質基準を満たしており，安全で良質な水が配水されています。

男淵女淵の滝 公衆トイレ【北部第３配水池系】
北部第３水源地

大塩屋 公衆トイレ【北部水源地 (予備)】【大塩屋配水池系】
向井町公民館【中之町配水池系】
衣之平公民館

南部水源地【南部配水池系】※

水質検査結果については，中種子町ホームページ、または、水道課窓口にて詳細を閲覧できます。

4４. 定期の水質検査
４.１ 水質基準
浄水の水質については、「水質基準に関する省令」によって供給される基準が定められています。（水質基準項目と検査頻度及び省略の基準表参照）
基準は概略、「病原性微生物」と「化学物質」に関するものに分類されており、以下のような考え方で設定されています。

４.１.１

病原性微生物に関する水質基準の考え方① 一般細菌浄水が適切に消毒されているかを示す指標であり、この項目が大きく増加した場合は、原水への生活排水等の混入の疑いがあります。
１mL 中に 100 以下であれば、水道水による集団感染等が起きないことを理由に基準が設定されています。
② 大腸菌
水による感染症の多くが人や動物の糞便に由来とすることから、水が糞便に汚染されていないかを確認するために検査します。
100mL 中に１つもないことが基準となっています。（検出されないこと）

４.１.２

化学物質に関する水質基準の考え方

毒性等のある全ての物質を検査することは現実的でないため、基準値の10％を超えて検出された項目、又は超える可能性の高い項目について、当該基準値を水質基準として定めています。
判断基準となる基準値は下記の考え方で設定されています。
① 健康関連項目
５０kg の人が毎日２リットルの水を飲み続けた場合でも影響のない値（又は、影響が出始める値の 10％）が１日の摂取量の上限とされています。
この上限値に対して、水道水以外から摂取することも考慮して、上限
値の 10％（消毒副生成物の場合は水道水以外からの摂取の可能性が低いため 20％）が基準値として設定されています。

5

② 生活上支障関連項目
色・濁り・においやそのもととなる物質などの、水道水を利用する上で困る
項目については、障害を生じる濃度を基に基準値が設定されています。

４.２ 浄水の検査
浄水（利用者のみなさまに給水される、原水を処理した後の水）の検査につきましては、水道法施行規則第１５条（定期及び臨時の水質検査を規定している厚生労働省令、以下「省令」と略します。）の定めにより、下記にて検査を行います。
４.２.１
１）

水質検査項目と頻度
毎日検査項目

給水されている水に異常がないことを確かめるため、１日１回、色・濁り・残留塩素の３項目の検査を行います。
・ 色、 濁り： 試験管に採水して、目視にて確認します。
・ 残留塩素： 試験管に採水後、試薬を入れ、着色度合いにより残留塩素濃度を測定します。（この項目を測ることで消毒が適切に行われているかを確認することが出来ます。）
２） 毎月検査項目
水道水の安全性を確保するためには、安全等に直接関わる項目については、より高い頻度での検査が望ましいところですが、検査頻度が高いほど負担していただく料金への影響も大きくなります。そこで、合理的な検査頻度での検査が必要となります。
長年にわたる全国的な実績から、経験則として毎月１回の検査で大きな問題は生じないことが言われており、省令もこの経験をもとに定められています。また、省令では、塩化物イオン、全有機炭素、pH、味、臭気、色度、濁度の７項目については、自動計測機等で連続的に測定を行う場合は検査頻度を減らすことができるとなっています。しかしながら、本町においては規模的にも連続測定を行う設備を持っていないため、検査頻度は減らさず、安全性に直接関わる一般
細菌、大腸菌、塩化物イオン、全有機炭素、pH、味、臭気、色度、濁度の９項目については、毎月１回の検査を行います。但し、藻類に起因する項目（ジェオスミンと２-メチルイソボルネオール）については、藻類発生が考えられる時期に、必要回数検査を行うこととします。

・ いずれの項目も詳細な検査を行うため、検査専用の採水容器に採水後、水質検査機関に依頼して検査を行います。
6

・ 毎月検査項目である一般細菌・大腸菌は、病原性微生物の混入を疑わせる指標と考えられている項目です。毎日検査に加え、毎月検査を的確に行うことで、水道水を原因とする病気等の感染を確実に防止するとともに、常に安心・安全な水道水の供給が行えるようにしています。

３） ３ヶ月に 1 回検査する項目
上記１）２）以外の項目については、病原性微生物のように短期的に危険に晒される項目ではなく、比較的長期間での摂取等が問題となります。このような項目について、近年の全国的な調査により、年４回（季節変動を考慮）以上の検査を行えば、毎月１回の検査と同等の結果が得られることが明らかになっている
ため、本町においても省令に基づき、原則３ヶ月に１回検査を行います。
但し、消毒剤及び消毒副生成物に起因する項目以外については、原水に起因する項目なので、水源状況が安定している場合には大きな変動はありません。
このため、過去のデータで基準値を大きく下回っている場合は、水源状況の安定性を考慮した上で、省令に基づき、下記基準で検査回数を減らして効率的な水質検査を行うことが可能です。

・ 過去３年間の検査結果が基準値の１０％以下の場合、検査頻度を３年に１回に低減することが可能です。
・ 過去３年間の検査結果が基準値の２０％以下の場合、検査頻度を 1 年に１回に低減することが可能です。
具体的には下記の頻度で水質検査を行います。
・ 消毒剤及び消毒副生成物に起因する項目については、人為的要因であること及び、省令の規定により検査頻度は減らさず３ヶ月に１回とします。
・ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素については、省令の規定では検査頻度を減らすことが出来ますが、肥料や生活排水、工場排水の影響を受けやすい
ため、３ヶ月に１回検査を行います。
・ その他の項目については、水源状況の安定性を考慮した上で、省令の基準に基づき検査回数を減らして効率的な水質検査を行います。

7４） 「鉛及びその化合物」に係る検査項目
この検査項目の採取方法については、毎分約５リットルの流量で５分間流して捨て、その後１５分間滞留させたのち、先と同じ流量（毎分５リットル）で流しながら開栓直後から５リットルを採取し、均一に混合してから必要量の検査用試料を採水容器に分取する方法とし、より精密な検査を行います。

平成１５年に改正された省令では、上記３）の項目のほとんどについて、過去の検査結果が基準値の 50％を一度も超えたことがない場合は、水源の状況に応じて検査を省略することが出来ます。しかし、本町では水道水の安全性をより確実にするため、検査の回数を減らせる対象項目や省略可能な対象項目についても年１回検査を実施します。

≪検査内容≫※ 各浄水施設の検査項目と検査頻度については、別表 1（P-19～）を参照。
※ 基準項目番号 44 の非イオン界面活性剤の項目につきましては、過去の検査結果が基準値の 50％を一度も超えたことがなく、水源付近等に汚染源が確認できないことより、平成 29 年度から省略対象項目としました。 なお、
年 1 回の 51 項目の検査にて、水質の安全確認を行います。

４.２.２

採水場所

・ 給水栓水（蛇口の水）を検査する地点とします。
・ 水源系統（配水系統）ごとの末端の蛇口の水を採水場所と設定し、各検査項目で異なった給水栓が選択されないように注意します。
・ 採水地点は表４.２－１及び別添資料のとおりです。

8

表４.２－１ 採水地点一覧

給水栓水

原 水

施設名

種類

Ｎｏ

採水地点

Ｎｏ

採水地点

Ｎｏ

採水地点

中田公民館

1-1

大渡瀬川

1-2

平鍋第３水源地

1-3

古房深井戸

1-4

二十番深井戸

2-1

荒崎水源地

2-2

脇之川水源地３-１

北部第２水源地--

４-１

北部第３水源地

４-２

１ 温泉保養センター
岩岡小学校

竹之川公民館
２

上
水

牧川公民館
中種子町上水道

３

種子島空港

道
男淵女淵の滝
公衆トイレ
４

北部水源

大塩屋公衆トイレ（予備）

向井町公民館５

衣之平公民館

５-1

南部水源地

-

-

４.３ 原水の検査と水質管理目標設定項目の検査
原水（水源からの直接取った、消毒等の処理をする前の水）の検査については、
水源状況を把握する上で、定期的な検査によって変動傾向を監視するため、下記にて検査を行います。

４.３.１

原水の水質検査項目と頻度

原水については、消毒処理による副生成物及び味を除く３９項目を年１回検査します。（具体的な項目は水質基準項目と検査頻度及び省略の基準表（Ｐ-18）を参照して下さい。）
また、原水の水質検査については、水道水質管理の上で最も重要な情報の1 つでもあることから、厚生労働省健康局水道課長通知（健水発第 1010001 号）に基づき、経年変化を把握するため年１回行います。

9

また、クリプトスポリジウム等、耐塩素性病原生物の検査とその指標となる指標
菌（大腸菌・嫌気性芽胞菌）の検査を「水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針」に基づき、原水の種別や過去の指標菌検出状況から、クリプトスポリジウム等による汚染のおそれを判定します。
判定基準及び検査頻度については下表のとおりです。

表４．３－１ 判断基準
汚 染 の おそれ の 判 断
リ ス ク レ ベ ル

指標菌検出状況原 水 の 種 別

検出

未検出

レベル１

汚染の可能性が低い

地表水が混入していない被圧地下水のみの水

〇

レベル２

当面汚染の可能性が低い

地表水が混入していない被圧地下水以外の水

〇

レベル３

汚染のおそれがある

地表水以外の水〇レベル４

汚染のおそれが高い

地表水〇

地 表 水：河川表流水、ダム水、湖沼水等の、地表面に存在する陸水
被圧地下水：粘土層等の不透性の地層に挟まれた帯水層内に存在し、被圧されている地下水

表４．３－２ 検査頻度
リスクレベル

検 査 頻 度指標菌検査

クリプトスポリジウム等検査

レベル１
レベル２

３ヶ月に１回以上

３年に１回、井戸内部の状況点検
―

レベル３
レベル４

毎月１回以上
毎月１回以上３ヶ月に１回以上
３ヶ月に１回以上

水源ごとにレベル１（汚染の可能性が低い）からレベル４（汚染のおそれが高い）まで分類し、それぞれのレベルに合わせた項目・頻度で検査を行います。しかし、レベル１の原水においても、水道水の安全性をより確実にするために、指標菌検査を３ヶ月に１回（レベル２相当）実施します。
（各原水ごとの検査頻度につきましては、別表２を参照してください。）

10

４.３.２採水場所

各水源地を検査地点とし、各水源地の採水口を採水場所と設定します。（採水地点は前出の表４.２－１ 採水地点一覧及び別添資料を参照して下さい）
４.３.３

水質管理目標設定項目の検査

水質管理目標設定項目の検査については、将来にわたり水道水の安全の確保等を万全に期する見地から、必要に応じて検査を行うことを検討します。また、農薬類については引き続き地域での使用状況を調査して、浄水で検出される可能性の高い項目を適切に選定することとします。

５. 臨時の水質検査
給水栓水（蛇口から出る水）が水質基準に適合しないおそれがある場合、臨時の水質検査を行います。以下がその要件です。（※ 継続的に水質を評価する観点か
ら、定期検査と臨時検査の委託先は同一の水質検査機関とします。）① 水源の水質が著しく悪化したとき② 水源に異常があったとき③ 水源付近、給水地域及びその周辺において、消化器系感染症が流行したとき④ 浄水過程に異常が起こったとき⑤ 送水管等の工事その他水道施設が著しく汚染されるおそれがあるとき⑥ 原因不明の色、濁り、pH 値の異常、臭いなど水質に変化があるとき⑦ 浄水施設等の新設後の通水開始前⑧ その他特に必要があると認められたとき

臨時検査の検査項目につきましては、現状を把握し関係機関と協議の上、項目を決定いたします。

６. 試料(検体)の採取及び運搬方法
・定期的な水質検査を実施する際は、検査日程、検査地点、採取方法を遵守し、検査に必要な専用容器を使用します。
・運搬の際は、クーラーボックス等に入れ保冷し、破損防止の措置を施します。
・検査機関への試料の受け渡しは、最初の試料採水後、告示法で定められている検査項目が実施可能な対応を行います。

11

７. 検査方法（委託内容）
毎日検査以外の検査については水質検査機関に委託して行います。水質検査機
関に委託する際には、検査について下記要件を確認することとします。

・ 厚生労働大臣の登録を受けた者であること。（水道法第２０条第３項）
・ 水質検査結果を評価し、本町の水道に対して助言等を行う見識を有する機関であること。（水道技術管理者等が配置されていること）
・ 信頼性保証システム（第三者機関の監査を含むシステム）としてＩＳＯ９００１
等の認証を取得していること。また、認証内容は、水質検査業務及び水質検査に係る事務業務が含まれていること。
・ 検査方法において下記が遵守されていること。
① 水質検査全般の検査方法については、「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」（平成１５年厚生労働省告示第２６１号）
によること。
② 遊離残留塩素及び結合残留塩素の検査方法については、水道法施行規則第１７条第２項の規定に基づき厚生労働大臣が定める遊離残留塩素及び結合残留塩素の検査方法（平成１５年厚生労働省告示第３１８号）によること。
③ その他の検査を行う場合は、上水試験方法（日本水道協会）等によること。

令和４年度の水質検査については、上記の要件を満たした厚生労働省の登録検査機関である（公社）鹿児島県薬剤師会試験センターに委託しました。

12

８. 検査結果の評価
各家庭へ給水されている水道水（浄水）は、水道法に基づいた検査をもとに検査が行われています。また、これらの項目には、それぞれ安全と認められる水質基準が定められております。水質検査の結果、もし基準を超える項目があった場合には、直ちに原因究明に努め、安全性を確保たすために必要な措置を講じます。さらに、検査結果に異常があった場合には、直ちに再検査を行うこととします。

８.１ 病原性微生物に関する項目の評価
基準検査項目のうち、一般細菌及び大腸菌の項目については、直接的に病原性微生物による汚染の可能性を示すものなので、基準を超えている場合には、直ちに水質異常時として取り扱い、詳細確認の後、関係各所との連携にて給水停止等の所定の処置を講じます。また、塩化物イオンなどの毎月検査を行う残り７項目についても、病原性微生物との関連が深い指標であるため、検査結果が大きく変動した場
合には、水質汚染の可能性を検討します。

８.２ 毒物に関する項目の評価
水銀とシアンについては、安全性を考慮して、検出された量が微量で、仮に長期にわたり摂取したとしても健康に影響しない値が基準値とされていますが、基準値を超過した場合には、詳細確認の後、関係各所との連携にて所定の処置を講じます。

８.３ 健康に関する項目の評価
健康に関する項目（カドミウム、ヒ素、鉛、など）については、長期的な影響を考慮
して基準設定がなされています。しかし、明らかに基準値以上であった場合は、直ちに原因究明を行うとともに、低減化対策を講じます。基準値超過が継続するようである場合は、水質異常とみなして、関係各所との連携にて所定の処置を講じます。

13

８.４ 水の性状に関する項目の評価
性状に関する項目（亜鉛、マンガン、アルミニウム、ナトリウム、鉄など）について
は、洗濯物への着色など、利用者の生活活動への障害をおこす可能性があるため、基準値以上であった場合は、水質異常とみなして関係各所との連携にて緊急対策等の所定の処置を講じます。

８.５ 水質異常時の対応
水質に異常等が認められた場合には、検査機関と協議の上、必要と思われる項目について至急検査を行うこととします。また、給水区域内の自治会長等へ連絡するなど、状況の連絡周知に努めます。検査結果の内容により必要に応じて、関係各所との連携にて給水停止等の所定の処置を講じます。

９. 検査計画の見直し
水質検査の実施については、検査計画に従って行いますが、以下の場合は検査の計画を見直すものとします。

① 水源の変更（新規、増設等）を行った場合。（過去データによる検討が不可能になるため。）② 処理方法について、追加又は削除等の変更（ろ過方法の導入や変更等）が生じた場合。（過去データによる検討が不可能になるため。）③ 水源周辺に異常が確認された場合。（水源水質の安全が確認できる
計画に変更）④ その他検査計画の変更が必要と認めた場合。

14

１０. 検査の精度と信頼性保証
本町においては水質検査設備を保有していないため、毎日検査等の簡易な検査以外の水質検査は、毎年、水質検査機関に委託しています。
このため、水道法施行規則の改正に伴い委託水質検査機関に対して、水質検査の結果の根拠となる書類、精度管理の実施状況及び厚生労働省等による外部
精度管理調査に係る資料、水質基準項目に関する品質管理の認証（水道 GLP、
ISO9001 等）取得やこれに類する取組の状況に関する書類を確認するとともに、必要に応じて検査施設への立入検査、実施の水質検査機関における水質検査
業務の確認に関する調査（日常業務確認調査）を実施し、技術能力の把握を行います。
具体的には、以下の要件を満たしていることを条件としています。
１０.１ 検査の精度
水質を管理するために行っている検査結果は、正確なデータでなければなりません。検査の精度（正確さ）を確保することが、重要であることから、委託する際には、以下の要件を満たしていることを確認します。
・ 検査が可能な検査施設を有していること。
・ 知識経験を有する者が検査を担当し、その人数が５人以上であること。
・ 厚生労働省の実施する外部精度管理の結果が継続的に良好であること。
１０.２ 信頼性の保証
検査の工程だけではなく、結果の改ざんは言うまでもなく、検体や検査結果の取り違え等、検査以外での工程（事務業務及び連絡業務等）についても信頼性の保証が必要であることから、委託する際には、以下の要件を満たしていることを確認します。
① 水質検査を行う部門に専任の管理者が置かれていること。
（水質検査部門管理者）② 専ら水質検査業務の管理及び精度の確保を行う部門が置かれ、専任の管理者が置かれていること。（信頼性確保部門管理者）③ 信頼性保証システム（第三者機関の監査を含むシステム）として、
ＩＳＯ９００１の認証を取得していること。
④ ＩＳＯ９００１の認証の内容は、水質検査業務及び水質検査業務に係る事
務業務等が含まれていること。

15

１１. 関係者との連携（緊急時含む）
利用者（住民等）からの問合せ、自然災害または水源での事故及び水質に異常が認められる時など、緊急時に各水道関係機関との連絡等が必要になった場
合に、連絡を迅速かつ正確に行うために、事態の状況判断や対応内容の役割を明確にすることを目的としたものです。
関係者との連携については、下図に示す内容・方法で行います。

厚生労働省

所轄保健所

県生活衛生課
補助事業実施時

断水・施設の損害時など

水質異常時

中種子町
水道課

技術的相談

登録検査機関凡例

断水・施設の損害時など

電話

水質異常時

ＦＡＸ
水質管理情報提供

協議・説明
通達・報告・お知らせ等

利用者(住民)１２. 水質検査計画および検査結果の公表方法
安全でおいしい水を提供するために、本町では水質検査計画と検査結果を水16

道課窓口及びホームページに掲載するなどして閲覧できるようにし、住民のみなさまにお知らせいたします。また、これらの事項につきまして、住民のみなさまからご意見をいただくことで、より各地域の水道にあった水質検査計画にすることが出来ると考えています。

次の世代にも安心・安全な水道を残していくために、みなさまのご協力をお願いいたします。

中種子町水道事業
中種子町 水道課
計画案の公表水質検査計画案の検討

計画案の修正

計画見直し

計画の策定

計画の公表

水質検査の実施

水質検査結果検査結果の公表

検査結果の評価

検査結果への意見

17

住民・利用者

計画案への意見１３．データ
水質基準項目と検査頻度及び省略の基準表
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

省令
番号
01
02
38
46
47
48
49
50
51
10
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
11
09
13
26
03
04
05
07
12
36
37
39
40
41
44
45
06
08
32
33
34
35
14
15

45

16

番号

項

目

基準値

検査
回数

検査回数の減省略の可否

一般細菌
100/ｍL－－
省略不可
大腸菌
検出されないこと－－塩化物イオン
200mg/L
連続的に計測及－－び記録している有機物（全有機炭素（TOC）の量）
3mg/L
－
－
ｐＨ値
5.8～8.6
毎月 場合
－
－
↓
味
異常でないこと－－
検査頻度
臭気異常でないこと－－
１回/３ヶ月
色度
５度
－
－
濁度
２度
－
－
シアン化物イオン及び塩化シアン
0.01mg/L－－
塩素酸
0.6mg/L－－
クロロ酢酸
0.02mg/L－－
クロロホルム0.06mg/L－－
ジクロロ酢酸0.03mg/L－－
ジブロモクロロメタン
0.1mg/L
年4回
省略不可
－
－
総トリハロメタン
0.1mg/L－－
トリクロロ酢酸
0.03mg/L－－
ブロモジクロロメタン
0.03mg/L－－
ブロモホルム0.09mg/L－－
ホルムアルデヒド
0.08mg/L－－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
10mg/L－－
亜硝酸態窒素0.04mg/L
ホウ素及びその化合物
1.0mg/L
臭素酸
0.01mg/L
カドミウム及びその化合物
0.003mg/L「ホウ素」について「臭素酸」につい水銀及びその化合物
0.0005mg/L
は、原水が海水のては、“検査回数
セレン及びその化合物
0.01mg/L
場合は省略できなの減”不可項目
ヒ素及びその化合物
0.01mg/Lいフッ素及びその化合物
0.8mg/L「臭素酸」についてナトリウム及びその化合物
200mg/L
水源の水質が大は、オゾン処理のマンガン及びその化合物
きく変わるおそれ
0.05mg/L
場合及び次亜塩が少ない場合でカルシウム、マグネシウム等(硬度)300mg/L
あって、過去３年 過去の検査結 素 酸 消 毒 の 場 合
蒸発残留物
500mg/L
間の検査結果が 果が基準値の は省略できない
陰イオン界面活性剤
0.2mg/L
全て基準値の 50%を超えたこ
非イオン界面活性剤
0.02mg/L
年
4
回
20%以下の場合とがなく、か
フェノール類0.005mg/L↓
つ、原水並び鉛及びその化合物
0.01mg/L
検査頻度に水源及びそ六価クロム化合物
0.02mg/L
施設の薬品等及１回/年の周辺の状況
亜鉛及びその化合物
1.0mg/L
び資機材等の使から検査する
アルミニウム及びその化合物
0.2mg/L
必要がないこ 用状況も勘案する
鉄及びその化合物
0.3mg/L
全て基準値の とが明らかな
銅及びその化合物
1.0mg/L
10%以下の場合 場合は省略す
四塩化炭素
0.002mg/L↓
ることができる
１，４-ジオキサン
0.05mg/L
検査頻度
シス-１，２-ジクロロエチレン

１回/３年とすることが出来る

0.04mg/L

46
47
48
49

17
18
19
20

及びトランス-１，２-ジクロロエチレン
ジクロロメタン
テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン
ベンゼン

50

42

ジェオスミン

0.00001mg/L

5143２－メチルイソボルネオール

0.00001mg/L

0.02mg/L
0.01mg/L
0.01mg/L
0.01mg/L
藻類の発生が少月 1 回 ないことが明らかな期間を除く

18

地下水を水源とする場合は、近傍の地下水の状況も勘案する

停滞水を水源とす
る場合は藻類の発生状況も勘案する

原水
39 項目
●
●
●
●
●
－
●
●
●
●
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
●
●
●
－
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

別表１

検査項目及び検査頻度（浄水）（令和 5 年度）
(令和 2 年 1 月～令和 4 年 12 月の検査結果に基づき作成)

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

別表２

検査項目及び検査頻度（原水）（令和 5 年度）
≪ ～令和 4 年１2 月 までの検査結果に基づき作成 ≫30

クリプトスポリジウム等の原水の検査関連
汚染のおそれの判断
指標菌
検 出
不検出

水 源 種 別

汚染のおそれ表流水（河川水・湖沼水・ダム水）
地下水（伏流水・湧水・浅井戸・深井戸）
被圧地下水以外

汚染のおそれが高い

レベル 4

汚染のおそれがある
当面、汚染の可能性が低い

レベル 3
レベル 2

汚染の可能性が低い

レベル 1

被圧地下水のみ（主に深井戸）

施設整備
レベル

施 設 整 備

レベル４・ろ過設備（急速ろ過、緩速ろ過、膜ろ過）を整備し、ろ過池出口の濁度を 0.1 度以下で常時監視（高感度濁度計整備）
・又はろ過した後に紫外線処理

レベル３

・上記設備又は紫外線処理設備

原水の検査
レベル

レベル４
レベル３

施設整備
整備済
施設整備中

レベル２

－

レベル１

－

検 査 項 目検 査 頻 度クリプトスポリジウム等検査

１回以上／年

指標菌検査

１回以上／年

クリプトスポリジウム等検査

１回以上／３ヶ月

指標菌検査

１回以上／１ヶ月

指標菌検査

１回以上／３ヶ月

原水３９項目検査

１回／年

井戸内部の撮影

１回／３年

注）指標菌＝大腸菌、嫌気性芽胞菌
クリプトスポリジウム等＝通常の塩素消毒で死滅しない耐塩素性病原生物31

令和 5 年度 ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等対策における水質検査実施計画

事業名

中種子町

水源名

種別

レベル

大渡瀬川

表流水

レベル４

第３水源

深井戸

レベル２

古房深井戸

深井戸

二十番深井戸

施設

原水検査項目検査／年

クリプトスポリジウム等

１回

指標菌検査

１回

指標菌検査

４回

レベル２

指標菌検査

４回

深井戸

レベル２

指標菌検査

４回

荒崎水源

湧水

レベル３

整備済

クリプトスポリジウム等

１回
１回

脇之川水源

表流水

レベル４

整備済

北部第３水源深井戸

レベル２

北部第２水源

深井戸

北部水源
(予備)

南部水源
（長谷）

整備

整備済

指標菌検査

上水道
指標菌検査

１回
１回

整備済

指標菌検査

４回

レベル２

整備済

指標菌検査

４回

表流水

レベル４

(休止中)

クリプトスポリジウム等

指標菌検査

１回
１回

深井戸

レベル２

－

指標菌検査

４回

32

クリプトスポリジウム等

令和 5 年度 原水水質検査実施計画一覧表

施設名称
中種子町上水道(大渡瀬川)
中種子町上水道(第３水源)

中種子町上水道(古房深井戸)中種子町上水道(二十番深井戸)中種子町上水道（荒崎）

中種子町上水道（脇之川）

中種子町上水道（北部第３）
中種子町上水道
（北部第２）
中種子町上水道（北部）【予備】

中種子町上水道（長谷（南部））

種別

レベル 原水 39 項目

指標菌

クリプトスポリジウム等

備考

表流水

４

１年に 1 回

１年に 1 回

１年に 1 回

高感度濁度計等、施設整備済み
ですが、水質の安全性を確保す
る為、指標菌検査、クリプトスポ
リジウム等検査を実施します。

深井戸

２

１年に 1 回

3 ヶ月毎に 1 回―

高感度濁度計等、施設整備済み
ですが、水質の安全性を確保する為指標菌検査を実施します。

深井戸

２

１年に 1 回

3 ヶ月毎に 1 回―

高感度濁度計等、施設整備済み
ですが、水質の安全性を確保す
る為、指標菌検査を実施します。

深井戸

２

１年に 1 回

3 ヶ月毎に 1 回―

高感度濁度計等、施設整備済み
ですが、水質の安全性を確保す
る為、指標菌検査を実施します。

１年に 1 回

高感度濁度計等、施設整備済み
ですが、水質の安全性を確保す
る為、指標菌検査、クリプトスポ
リジウム等検査を実施します。
高感度濁度計等、施設整備済み
ですが、水質の安全性を確保す
る為、指標菌検査、クリプトスポ
リジウム等検査を実施します。

湧水

３

１年に 1 回

１年に 1 回表流水

４

１年に 1 回

１年に 1 回

１年に 1 回深井戸

２

１年に 1 回

3 ヶ月毎に 1 回

―

深井戸

２

１年に 1 回

3 ヶ月毎に 1 回

―

表流水

４

１年に 1 回

１年に 1 回

１年に 1 回予備水源ですが、安全を考慮し水質検査を実施します。

深井戸

２

１年に 1 回

3 ヶ月毎に 1 回

―

―

33

高感度濁度計等、施設整備済み
ですが、水質の安全性を確保す
る為、指標菌検査を実施します。

別添資料【お問い合わせ先】
中種子町 水道課〒891-3792 熊毛郡中種子町野間５１８６番地
TEL 0997­2７­1111
34