脱炭素化に向けて『ZEBReady某技術センター設計事例』

2021/09/29©2021 TAISEI ONCHO CO., LTD, All rights reserved.

SDGS• 持続可能な開発⽬標

出典)国際連合広報センター
2021/09/29－ 1－©2021 TAISEI ONCHO CO., LTD, All rights reserved.

LIVZONDREAM2030• より⼤きな社会的課題への対応

より⼤きな社会的課題の解決に貢献すべく、SGDS⽬標を制定①気候変動 の対応②新型ウイルス の対応③ステ クホルダ
①気候変動への対応②新型ウイルスへの対応③ステークホルダーへの対応を中⼼に具体的なアクションを進める。の対応を中⼼に具体的なアクシ ンを進める
アクションの推進に応じて当社は経営規模を拡⼤するとともに、⼤幅な企業価値向上を実現する。

出典) 国際連合広報センター

2021/09/29－ 2－©2021 TAISEI ONCHO CO., LTD, All rights reserved.

ZEBについて• ZEBとはNet Zero Energy Building（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）の略称。
Building（ネット・ゼロ・エネルギ ・ビル）の略称
快適な室内環境を実現しながら、建物で消費する年間の 次エネルギ の収⽀をゼロにすることを⽬指した建物。
建物で消費する年間の⼀次エネルギーの収⽀をゼロにすることを⽬指した建物

出展)環境省 ZEBの定義
2021/09/29－ 3－©2021 TAISEI ONCHO CO., LTD, All rights reserved.

ZEBについて• ZEBの区分

出展)環境省 ZEBの定義

削減⼤2021/09/29

消費エネルギー量

－ 4－

削減⼩

©2021 TAISEI ONCHO CO., LTD, All rights reserved.

ZEBについてエネ
ネルギー供供給量• ZEBチャート
ZEBチャ ト『ZEB』
100％以上削減

最低条件50％省エネルギー
創エネルギ┃『NearlyZEB』『Nl ZEB』
75％以上削減『ZEBready』
50％以上削減

エネルギー消費量2021/09/29－ 5－©2021 TAISEI ONCHO CO., LTD, All rights reserved.

ZEBについて• ZEBの⽬的とメリット

1,光熱費削減
2,不動産価値の向上
3,災害時の事業継続
4,⽣産性、快適性の向上
産性 快適性 向出展)環境省 ZEBのメリット

2021/09/29－ 6－©2021 TAISEI ONCHO CO., LTD, All rights reserved.

建物概要• 基本情報 建物⽤途 延床⾯積 階数
 主構造

2021/09/29： 事務所（技術センター）： 約3
約3,107㎡107㎡： 地上3階（階⾼4〜4.5ｍ）： RC造（免震構造）－ 7－©2021 TAISEI ONCHO CO., LTD, All rights reserved.

建築採⽤省エネルギー技術• 建物構成・建築の省エネルギー• 設備省エネルギー技術

 外⽪性能の向上-外断熱（⾼断熱化)-Low-E複層ガラス（⾼性能窓）
 ⽇射遮蔽
 パッシブ利⽤遮熱・通⾵ TABS空調（蓄熱）（Thermal Active Building System）
 地中熱利⽤
 ⾼効率熱源機
 床吹出空調（染み出し空調）
 CO2濃度制御
 クールピットからの外気導⼊ 全館LED器具
 タスク&アンビエント照明

2021/09/29－ 8－©2021 TAISEI ONCHO CO., LTD, All rights reserved.

TABS概念

採熱

2021/09/29－ 9－©2021 TAISEI ONCHO CO., LTD, All rights reserved.

TABS概念

蓄熱

2021/09/29

蓄熱－ 10 －蓄熱©2021 TAISEI ONCHO CO., LTD, All rights reserved.

TABS概念

放熱

2021/09/29

放熱－ 11 －放熱©2021 TAISEI ONCHO CO., LTD, All rights reserved.

TABSシステム• TABSシステム図 夜間

2021/09/29－ 12 －©2021 TAISEI ONCHO CO., LTD, All rights reserved.

TABSシステム• TABSシステム図 ⽇中

2021/09/29－ 13 －©2021 TAISEI ONCHO CO., LTD, All rights reserved.

TABSシステム• TABS施⼯写真 （架橋ポリエチレン管13A 150mmピッチ）
150ピッチ）2021/09/29－ 14 －©2021 TAISEI ONCHO CO., LTD, All rights reserved.

地熱利⽤• 地熱利⽤熱交換⽅式
••
•
•

3F
2F

⽔平⽅式
⼟留壁⽅式
基礎杭⽅式
ボアホール⽅式

1F
B1F
⼟留壁

B2F
ボアホール
⽔平基礎杭

2021/09/29－ 15 －©2021 TAISEI ONCHO CO., LTD, All rights reserved.

地熱利⽤• 地中熱交換井ボアホール⽅式
シングルUチューブ

2021/09/29

ダブルUチューブ

⼆重管－ 16 －

スパイラルチューブ

U字状チューブ©2021 TAISEI ONCHO CO., LTD, All rights reserved.

地熱利⽤• クローズドループシステム
クロ ズドル プシステム

出典)地中熱利⽤促進協会HP
2021/09/29－ 17 －©2021 TAISEI ONCHO CO., LTD, All rights reserved.

地熱利⽤

熱交換井
井長さ：1000m• ボアホール熱交換器
ボアホ ル熱交換器 構造

2021/09/29

熱交換井
全設置数
熱交換井⻑さダブルUチューブ

：150φ
：16本
：100ｍ
：⾼密度ポリエチレン管
PE100 25A

サーマルレスポンス試験：採熱量53.3w/㎡（加熱応答試験）（⼀般的な採熱量30〜40w/㎡）－ 18 －©2021 TAISEI ONCHO CO., LTD, All rights reserved.

地熱利⽤• ボアホール施⼯写真
ボアホ ル施⼯写真2021/09/29－ 19 －©2021 TAISEI ONCHO CO., LTD, All rights reserved.

TABS設計熱量• 設計値
TABSによる蓄熱量 1フロアあたり340kw
蓄熱完了までの必要時間 7.5時間

昼間における躯体放熱量 17kw/h
17kw/h / 610 ㎡ = 28W/ ㎡
TABS対象⾯積 1フロアあたり610㎡
TABS敷設⾯積 1フロアあたり450㎡

2021/09/29－ 20 －©2021 TAISEI ONCHO CO., LTD, All rights reserved.

最後に・・・

LIVZON DREAM 2030

出典) 国際連合広報センター

2021/09/29－ 21 －©2021 TAISEI ONCHO CO., LTD, All rights reserved.

ご清聴ありがとうございました。
ご清聴ありがとうございました

2021/09/29－ 22 －©2021 TAISEI ONCHO CO., LTD, All rights reserved.