BIẾN TẦNBiến tần ba pha
Dành cho Châu Âu
SE12.5K - SE17K

12-20NĂM BẢOHÀNHĐược thiết kế riêng để hoạt động với thiết bị tối ưu công suấtHiệu quả vượt trội (98%)

IP65 – Lắp đặt ngoài trời và trong nhà

Vận hành biến tần nhanh chóng và dễ dàng trựctiếp từ điện thoại thông minh bằng SolarEdge
SetAppBiến tần điện áp cố định cho phép lắp chuỗidài hơnNhỏ, nhẹ nhất trong các sản phẩm loại này và dễlắp đặtTích hợp chức năng Giám sát cấp mô-đunKết nối Internet qua Ethernet hoặc mạng không
dâysolaredge.com

Kiểm soát quản lý năng lượng thông minhCác tính năng an toàn nâng cao - tích hợp bảo vệchống lỗi hồ quangBảo vệ quá dòng RS485 tùy chọnBiến tần ba pha
Dành cho Châu ÂuSE12.5K - SE17K

Áp dụng cho các biến tần có mã sản phẩmSExxK-xxxxxBxx4
SE12.5K

SE16K

SE17K

Đầu raCông suất AC đầu ra định mứcCông suất AC đầu ra biểu kiến tối đaĐiện áp AC đầu ra – L-L / L-N (Danh định)

12500

12500

Điện áp AC đầu ra - Dây nóng-Dây nguội (Dải)

Tần số ACKết nối với dây điện AC đầu raLưới điện được hỗ trợ - Ba pha

16000

16000

400 / 230

17000

17000

184 - 264.5
20Giám sát điện lưới, Chống cô lập, Hệ số công suất tùy chỉnh, Ngưỡng có
thể định cấu hình theo từng quốc gia

50/60 ± 5
25.5

3 / N / PE (WYE với Trung tính)

WVA

VacVac26

HzAacCó<3THD%

ĐẦU VÀO  Công suất DC tối đa (Mô-đun STC)

Không cần biến áp, không cần nối đất16850

Điện áp đầu vào tối đa DC+ đến DC-Điện áp đầu vào danh định DC+ đến DC-Dòng điện đầu vào tối đaBảo vệ phân cực ngượcPhát hiện lỗi cách ly nối đất  Hiệu suất biến tần tối đaHiệu suất có tải Châu ÂuMức tiêu thụ điện năng ban đêm21600Có22950

1000
21750
23Có

WVdc

23

Độ nhạy 700kΩ

Vdc

Adc

98%

< 2.5W

97.7%

TÍNH NĂNG BỔ SUNG
Giao diện giao tiếp được hỗ trợ(1)Vận hành biến tầnQuản lý năng lượng thông minhBảo vệ chống lỗi hồ quangBảo vệ quá dòng RS485

RS485, Ethernet, Wi-Fi (tùy chọn)(2) Di động (tùy chọn)Bằng ứng dụng di động SetApp sử dụng điểm truy cập Wi-Fi tích hợp để kết nối cục bộGiới hạn công suất phát

Tích hợp, người dùng có thể định cấu hình (Theo UL1699B)
Tùy chọn(3)TUÂN THỦ TIÊU CHUẨNAn toànTiêu chuẩn Đấu nối Lưới điện(4)Mức phát thảiRoHSIEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100

VDE-AR-N-4105, G99, AS-4777, EN50438, EN50549-1, CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, EN50549-1
IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12
CóTHÔNG SỐ LẮP ĐẶT   Đường kính cổ siết cáp AC đầu ra / Tiết diện dây
DC Đầu vào

15-21mm / Dây đặc 2,5-16 mm22 cặp MC4

Kích thước (R x D x C)

549 x 317 x 264mm

Dải nhiệt độ hoạt động-40 đến +60(5)˚CTrọng lượng30.7

Làm mát

Quạt (người dùng có thể thay thế)Cấp bảo vệIP65 - ngoài trời và trong nhàĐộ ồn    Gắn thiết bị< 50Có cấp giá đỡ(1) Tham khảo Bảng dữ liệu -> Danh mục Truyền thông trong trang Tải về để biết thông số kỹ thuật của các phương thức giao tiếp tùy chọn: http://www.solaredge.com/groups/support/downloads(2) Kết nối Wi-Fi yêu cầu kết nối một thành phần Wi-Fi bổ sung, cần được đặt mua riêng. Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ nhân viên bán hàng SolarEdge hoặc tham khảo:https://www.solaredge.com/products/communication(3) Có thể mua một bộ tích hợp RS485 SPD. Tham khảo tại: https://www.solaredge.com/sites/default/files/se_spd_plug_in_for_rs485_for_3ph_with_setapp_ds.pdf(4) Để biết tất cả tiêu chuẩn, vui lòng tham khảo danh mục Chứng nhận trong trang Tải về: http://www.solaredge.com/groups/support/downloads(5) Để biết thông tin về giảm tải công suất, vui lòng tham khảo: https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-temperature-derating-note.pdf© SolarEdge Technologies, Ltd. Đã đăng ký bản quyền. SOLAREDGE, logo SolarEdge, OPTIMIZED BY SOLAREDGE là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của SolarEdge Technologies,Inc. Tất cả các nhãn hiệu khác được đề cập ở đây là nhãn hiệu của chủ sở hữu tương ứng. Ngày: 12/2020/V02/ENG ROW. Có thể thay đổi mà không thông báo trước.

kgdBA