FCM

ベルックス FCM タイプ 施工説明書
窓本体の取り付け及び取り合いは、この施工説明書に従って正しく施工してください。

鋼板･塗布防水用
水切り

0°31°-スレート用水切り

11°31°-

瓦用
水切り

14°31°-

取り付け可能勾配はご使用になられる屋根材によって異なります。
屋根材にあった勾配に取り付けてください。

0寸-6寸

2寸-6寸

2.5寸-6寸3 〜 8 ページ
施工にあたり、まず共通部分をご覧ください。
次にご使用になる屋根材別のページに進んでください。

15 〜 18 ページ

19 〜 24 ページ

スレート

スレート用屋根工事（スレート工事店様用）

塗布防水塗布防水屋根工事（防水屋根工事店様用）

板

9 〜 14 ページ

鋼

鋼板屋根工事（板金工事店様用）

共通部分

本体取り付け（工事店様用）

瓦用屋根工事（瓦工事店様用）

次の工程のため、この説明書は大切に保管してください。
2 VELUX®

瓦25 〜 31 ページ

安全上、施工上の注意
この説明書に使われているマークには以下の意味があります。
警告 この表示の項目は、死亡または重傷などを負う可能性が想定されます。
注意 この表示の項目は、傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定されます。

・・・・安全のための注意・・・・◎けがや事故防止のため、以下の事をお守りください。
!

警告 ●窓本体を屋根に運搬する作業は、2 人以上またはクレーン車等で行ってください。
●強風時、悪天候時の運搬、施工は行わないでください。
●屋根に施工する際、足場を設けてください。
●開口部には、墜落防止のための表示等を行ってください。
● FCM 本体やガラスの上には絶対に乗らないでください。ガラスが割れて転落します。
● FCM 本体やガラスは人の体重を支えるだけの強度はございません。積雪地では建築地の積雪状況をご確認の上、ガラスの限界積雪量を超える前に雪おろしをしてください。放置すると FCM 本体やガラス破損の原因となります。積もった雪をおろす際、スコップなどで FCM 本体やガラスを破損しないよう十分注意してください。ガラスの限界積雪量は弊社ホームページ、カタログをご参照ください。
●屋根面へ人が自由に出入りできる設置場所では、関係者以外が立ち入らないよう出入口を施錠したり「立ち入り禁止」などの表示を設け、FCM 本体の上に登られないような安全対策を状況に応じてご検討ください。

!

注意 ●商品は足場の良い所に置き、倒したり投げたりしないでください。
●商品の上に乗らないでください。
●怪我や事故防止のため、適切な保護具や安全器具を使用してください。
●商品のねじ止め箇所は、すべて確実にねじ止めしてください。
●ガラスの破損やひび割れを発見した場合は、放置せず速やかに当社までご連絡ください。

・・・・施工上の注意・・・・◎施工がこの施工説明書に従っておらず、それが原因で雨漏れや故障が発生した場合には、保証ができかねます。
!

警告 ●屋根雪の落下が予想される場所には取り付けないでください。

!

注意 ●施工可能範囲はご使用になられる屋根材によって異なります。
鋼板、塗布（塗膜）防水： 0°〜31°（0寸〜6寸） 鋼板施工キット、塗布（塗膜）防水施工キット
スレート：11°〜31°（2寸〜6寸）スレート用施工キット
瓦：14°〜31°（2.5寸〜6寸） 瓦施工キット
この範囲以外の施工は行わないでください。6寸以上でご検討の場合は、当社 FS、VS、GGL、GGU タイプをご検討ください。各種屋根材に応じた施工キットをご使用ください。
●積雪地では建築地の積雪状況、すが漏れ、落雪等を考慮の上、FCM 本体や周辺部に雪がたまらない様にしてください。
●枠キット及び木枠にて設置の場合は浴室等、高温多湿となる所へは取り付けしないでください。
● FCM 本体を設置する枠を施工説明書に記載されている寸法通りに正しく組んでください。
●施工説明書に従って、実際の屋根材に適合する施工キットを設置してください。
●全ての施工キットの取り付けが完了後、FCM 本体を枠に設置し適切に固定してください。
●窓の汚れは乾拭きで落としてください。
●ガラス面に荷重をかけたりフィルム等を貼らないでください。高温の屋根に商品を放置し続けると、ガラスの温度が上昇し割れることがあります。

3 VELUX®

注意事項●室内環境によりガラス表面に結露水が発生し、滴下する可能性があること。
●長期間に渡ってガラス上に汚れを含んだ水やほこりが残った場合、ガラス表面の変質やシミが残る可能性があること。
●積雪状況によりすが漏れが発生する可能性があること。
上記 3 つのどの場合も、勾配にかかわらず保証期間内でも、保証対象外となります。これらの事象の発生を軽減するため、適切な温度と湿度の管理、十分な換気の実施をお願いします。製品が性能を申し分なく発揮できるかどうかは、適切に設置されるかどうかで決まります。施工者がベルックスの天窓を設置するにあたり、施工説明書に従って設置することを怠った場合、それに対して販売者は一切、責任を負いません。ベルックスの天窓は最高の基準で設計・製造されているものの、厳しい天候にさらされることや室内の悪条件（高湿度など）によって、製品の性能基準を上回る温度条件になることがあり得ます。そのような場合、特別な予防措置が必要になる場合があります。販売者は、製品の改善のため事前の通知なく製品に変更を加える権利を有しています。
メンテナンス等で撤去交換した FCM 本体や資材のリサイクルや適切な廃棄方法については、お住まいの地域の関係機関にお問い合わせください。

工事区分
工事区分
項目

内容

工事区分

ページ

開口野地開口建築

5〜62×6 枠

位置決め
枠キット未購入の場合：枠材現場用意 / 組立 / 取付
枠キット購入の場合：枠キット組立 / 取付

建築

7〜8

本体仮固定

ねじ止め仮固定建築

8, 10, 15
19, 25ルーフィング
粘着防水シート

ルーフィング施工
粘着防水シート施工
コーナーの処理屋根

10 〜 1120 〜 21
26 〜 27

防水テープ貼付
施工キットと屋根材の施工

屋根施工キット
屋根材

本体固定

4 VELUX®

※※塗布防水の場合は建築側に取付を依頼する事

ねじ止め※塗布防水の場合は建築側に取付を依頼する事

建築

屋根
※

建築

12 〜 1416 〜 1722 〜 24
28 〜 31
14, 17, 24, 31

設置物周辺の間隔について
FCM の枠と谷、棟、屋根と壁のつなぎ部分などとの間の間隔は、図の通りに保つこと。

スレート

600mm

600mm

600mm
600mm

瓦600mm

600mm

600mm
600mm

5 VELUX®

FCM④⑤③②①FCMENGLISH: FCM Curb Mounted Skylight Installation InstructionsESPAÑOL: Instrucciones de instalación para tragaluz FCM montado en brocalFRANÇAIS : Instruction d'installation du puits de lumière FCM monté sur cadre

0°-31°VAS 452846-2016-01

梱包内容 ①施工説明書 ②枠取付金具 / 取付ねじ ③本体固定用ねじ（黒ねじ 4.2 × 45mm）④水返しアダプター / ねじ ⑤防水テープ、コーナーブチル■寸法及び野地開口寸法

H1W1HW
枠外寸法

FCM サイズ
1430

※3014

2222

6 VELUX®

野地開口寸法

W/mm

H/mm

W1/mm

H1/mm

4458513697756486485725722234※3422648952

5728763046

※4630

851

1,257

775

1,1812246

※4622

648

1,257572

1,181

3434

952952876876

4646

1,257

1,257

1,1811,181※サイズは WH、W1H1 寸法が逆になります表 中の寸 法に従って枠を組み、 野 地 面に開口 を 開 け ま す。 枠 は 厚 み 38mm、 高 さ が140mm の 2 × 6 材を使用します。野地開口
寸法と枠の外寸法が異なりますのでご注意ください。

1

枠と開口部は直角が出ていることを確認してください。 枠の上端面に段差や凹凸があると、FCM 本体の水密材が効果的に使用できなくなるのでご注意ください。

HW38mm140mm

注：枠の外寸法が違うと、FCM 本体を被せることが出来なかったり、隙間が大きくなり水密性が確保できなかったりする恐れがあります。また、 枠の高さが違う場合は施工キットが利用できないのでご注意ください。

注：FCM は 90°回転させた向きで使用できます（ a ）。但し 2234 を 3422 に、2246 を4622 に 90°回転させて使用する場合はス
レート施工キット、瓦施工キットのサイズ変更が必要になりますのでご注意ください。

aオプション枠キットをご使用の場合オプション枠材料を、WH 方向を確認の上で組み立てます。
野地への取付金具は本体梱包に含まれます。
取付用ビスは 75mm のものをお使いください。
コーナー部の気密テープは剥離紙をはがしてお使いください。

75ｍｍ

7 VELUX®

野地板への取り付けは付属の取り付け金具を使用してねじで固定してください。

2100 ㎜−300 ㎜

100 ㎜−150 ㎜

L100 ㎜−150 ㎜

3L/4

屋根工事が行われるまで FCM 本体を枠の上部に中心をそろえて設置し、付属のねじ（4.2mm× 45mm、P6 梱包内容③）で仮固定してください。
!

FCM 本体のフレームを手で下に押して力を加えてねじで固定してください。
その際にねじの打ち込み過ぎで本体フレームが傾かないように固定してください。

8 VELUX®

鋼板用取り付け説明書（縦ハゼ葺き）

鋼板用参考納まり図

鋼板用施工キット梱包仕様※水返しアダプターは本体梱包に同梱されています。

9 VELUX®

FCM 本体が仮固定されている場合は、ねじを外して枠から FCM 本体を取外してください。

4

屋根施工が完了後、FCM 本体を枠に取付けしますので、外したねじは本体取付固定までなくさないよう保管してください。

5
100 ㎜−300 ㎜

100 ㎜−150 ㎜

防水を確実にするため、枠は粘着防水シートで完全に覆います。
開口部周辺のルーフィングシートは粘着防水シートとの接着面を確保するため、ルーフィングは左記寸法の範囲で貼ってください。
粘着防水シートを枠に貼り付ける前に、裏紙を剥がします。貼り付け面がきれいで乾燥しており、ゴミがついていないことを確認します。

100 ㎜−150 ㎜

6

粘着防水シート下部を矢印の部分から枠に貼り、ルーフィングシートの上にしっかりと貼り広げます。角を斜めにカットして、コーナーブチルを貼ります。

コーナーブチル

10 VELUX®

7
100 ㎜

粘着防水シート両サイドを矢印の部分から枠に貼り、ルーフィングシートの上にしっかりと貼り広げます。上下のコーナーを図のようにカットして貼り付け、水上側コーナーにもコーナーブチルを貼ります。
重要！
枠と防水シートに隙間がないようしっかりと圧着してください。

100 ㎜

コーナーブチル

粘着防水シート上部を枠に貼り、ルーフィングシートの上にしっかりと貼ります。角は図のようにカットしてください。

89

しっかり圧着！

ルーフィングシート

上部は粘着防水シートにルーフィングシートをかぶせます。

11 VELUX®

板 金を枠に立ち上げ釘で固 定してください。
コーナーには捨て板金を差し込んで釘で固定してください。差し込み部分をシールしてください。

10貫通注意！
35mm 以上の釘を打たないでください。

MAX.
35mm

11

木の下地をねじで留めつけ、水下にウレタン面戸を付けます。枠サイズに応じてくり抜いた合板を枠にかぶせ、木下地にビスで打ちます。

12

合板から枠にかけてルーフィングシートを貼り、唐草形状に加工した板金を下地に打ち付けます。

ルーフィングシート
12 VELUX®

13

端部をつかみこみながら水下と両サイドの板金を仕上げて枠の上端に釘で固定します。コー
ナー部分をシールしてください。
※釘は FCM 本体のねじ穴位置に当たる部分を避けてください。

14

上部の板金をかぶせて、はぜでつかみます。
コーナー部分をシールしてください。

13 VELUX®

FCM 付属の水返しアダプターの長さを図のように調整し（A）水下→両サイド→水上の順に取り付けます。水返しアダプターの取り付け位置は窓枠より 5mm ほど下がった位置に上端を合わせてください（B）。

15

水返しアダプターは付属のねじで固定します。
コーナー突き付け部はコーキングで隙間を塞いでください（C）。
最 後 に枠とアダプターにか けて付 属 の 防 水テープ（50mm）を図のように木枠の内側に合わせて各辺四方に貼り付けます（D）。

ճղ5mm
ղ
p6 梱包内容④参照

ձ

A

Ỉ

16BC

D

FCM 本 体を枠の上に乗せて、 付 属の黒ねじ（4.2×45 ｍ ｍ P6 梱 包 内 容 ③）で 固 定してください。
!

FCM 本体のフレームを手で下に押して力を加えて黒ねじで固定してください。その際に黒ねじの打ち込み過ぎで本体フレームが傾かないように固定してください。

14 VELUX®

塗布防水屋根材取り付け説明書（シート防水）

塗布系防水屋根材参考納まり図

塗布防水屋根材施工キット梱包仕様

FCM 本体が仮固定されている場合は、 ねじを外して枠から FCM 本体を取り外してください。
屋根施工の完了後、FCM 本体を枠に取り付けしますので、外したねじは本体取付固定までなくさないよう保管してください。

15 VELUX®

枠にシート防水を立ち上げます。

4

剥離紙を剥がしてカバーを貼り付け（A）、FCM
付属の水返しアダプターの長さを図のように調整し（B）水下→両サイド→水上の順に取り付けます。水返しアダプターの取り付け位置は窓枠より 5mm ほど下がった位置に上端を合わせてください（C）。水返しアダプターは付属のねじで固定します。コーナー突き付け部はコーキングで隙間を塞いでください（D）。

5※塗布塗膜防水の場合は建築側に取り付けを依頼する事

ճղ5mm
ղ
p6 梱包内容④参照ձ

A

16 VELUX®

B

Ỉ

CD

6

枠とアダプター に か けて付 属 の 防 水テープ（50mm）を下図のように木枠の内側に合わせて各辺四方に貼り付けます。
※塗布塗膜防水の場合は建築側に取り付けを依頼する事

7FCM 本 体を枠の上に乗せて、 付 属の黒ねじ（4.2 × 45 ｍｍ P6 梱包内容③）で固定してください。
※塗布塗膜防水の場合は建築側に取り付けを依頼する事!

FCM 本体のフレームを手で下に押して力を加えて黒ねじで固定してください。その際に黒ねじの打ち込み過ぎで本体フレームが傾かないように固定してください。

17 VELUX®

18 VELUX®

スレート用取り付け説明書（コロニアル、カラーベスト等）

ECL 型水切りセット使用

スレート用参考納まり図

スレート用施工キット梱包仕様

FCM 本体が仮固定されている場合は、ねじを外して枠から FCM 本体を取り外してください。
屋根施工が完了後、FCM 本体を枠に取り付けしますので、外したねじは本体取り付け固定までなくさないよう保管してください。
19 VELUX®

4100 ㎜−300 ㎜

100 ㎜−150 ㎜

防水を確実にするため、枠は粘着防水シートで完全に覆います。防水シートは水切りを設置する前に貼り付けなければなりまん。
開口部周辺のルーフィングシートは粘着防水シートとの接着面を確保するため、ルーフィングは左記寸法の範囲で貼ってください。
粘着防水シートを枠に貼り付ける前に、裏紙を剥がします。貼り付け面がきれいで乾燥しており、ゴミがついていないことを確認します。

100 ㎜−150 ㎜

5粘着防水シート下部を矢印の部分から枠に貼り、ルーフィングシートの上にしっかりと貼り広げます。角を斜めにカットして、コーナーブチルを貼ります。

コーナーブチル

20 VELUX®

6
100 ㎜

粘着防水シート両サイドを矢印の部分から枠に貼り、ルーフィングシートの上にしっかりと貼り広げます。上下のコーナーを図のようにカットして貼り付け、水上側コーナーにもコーナーブチルを貼ります。
重要！
枠と防水シートに隙間がないようしっかりと圧着してください。

100 ㎜

しっかり圧着！

粘着防水シート上部を枠に貼り、ルーフィングシートの上にしっかりと貼ります。角は図のようにカットしてください。

78

コーナーブチル

ルーフィングシート

上部は粘着防水シートにルーフィングシートをかぶせます。

21 VELUX®

下部水切りを枠にはめ込み、付属の釘で固定してください。

9注意！
釘が図に示すように露出するのは避けてくだ
さい。

水切り側部 L 形板は、必ず短い方を上にして屋根材の下に敷き、左図に示すように L 形板と屋根材がサンドイッチ状に交互に重なるように下部より順に拭き重ねてください。その際上下の L 形板の重なりを 100mm 以上取ってください。また、L 型板の角に釘打ちして窓枠に固定してください。枠側部と側列の屋根材とのすき間は最大 5mm までとしてください。（図 ）10

窓 枠 上 部では L 型 板 の 寸 法 が 余りますので図 の様に切込みを入れて、外側に折り曲げてください。折り曲げ寸法は、30mm 以内としてください。

121"

max ¼"

max 5 mm

22 VELUX®

25 mm

11

上部水切りは、窓枠上部へはめ込み付属の釘で固定してください。

12上部水切りの上の屋根材は、 窓枠上部より、60-100mm 開けてください。

"/mim

2in

50mm

0n134" m/8 1-00 m

2 063/4"

20 mm

23 VELUX®

水 切りの 施 工 が 終 わりましたら、FCM 付 属の水返しアダプターの長さを図のように調整し（A） 水下→両サイド→水上の順 に取り付 けます。 水返しアダプターの取り付け位置は窓枠より 5mm ほど下がった位置に上端を合わせてください（B）。

13

水返しアダプターは付属のねじで固定します。
コーナー突き付け部はコーキングで隙間を塞いでください（C）。
最 後に枠とアダプターにか けて付 属 の 防 水テープ（50mm）を図のように木枠の内側に合わせて各辺四方に貼り付けます（D）。

ճղ5mm
ղ
p6 梱包内容④参照ձ

AỈ

14BCD

FCM 本体を枠の上部に中心をそろえて設置し、付属の黒ねじ（4.2 × 45mm P6 梱包内容③）で固定してください。
!

FCM 本体のフレームを手で下に押して力を加えて黒ねじで固定してください。
その際に黒ねじの打ち込み過ぎで本体フレームが傾かないように固定してください。

24 VELUX®

瓦用取り付け説明書（平瓦・和瓦・波瓦・S 型等）

ECW 型水切りセット使用

水上側
側部

水下側

mm
130140m
131000140-120mmm

瓦用参考納まり図

FCM 本 体 が 仮 固 定されている場 合は、ねじを外して枠から FCM 本体を取り外してください。 屋根施工完了後、FCM 本体を枠に取り付けしますので、外したねじは本体取り付け固定までなくさないよ
う保管してください。

25 VELUX®

ルーフィングシートを本体上端より 25mm 下まで立ち上げます。（防 水テープを貼るので25mm 木枠を残してください。左右のコーナーより内側に角度をつけてカットして、本体にタッカーで留めてください。

4200 mm

25 mm
25 mm

5

左右コーナーのピンホールを同梱のコーナーブチルでふさいでください。
注意！
コーナーブチルをルーフィングシートにしっかり接着してください。角部分もしっかり延ばしてください。

26 VELUX®

ルーフィングシートは本 体サイドの 上 端より25mm 下まで立ち上げ、下部はまっすぐにカットして内側に折り曲げてタッカーで留めてください。
上部は左右コーナーより角度をつけてカットしてください。
次にコーナーブチルを接着してください。

200mm

67

上部木枠も上端より 25mm 下までルーフィン
グシートを立ち上げ左図の要領でカットして折り曲げてタッカーで留めてください。

27 VELUX®

窓枠下部の面と下に納まる瓦とのすき間は和瓦や波瓦の場合 130-140mm 開けてください。

8

注意！
瓦桟は窓枠側面より 160mm 離した所で止め、上部は 250mm 開けてください。 水切りは野地板の上に載せます。
枠と瓦の間に瓦桟等を入れてエプロンが逆勾配にならない様調整してください。

min. 250 mm

160 mm928 VELUX®

mm
130140m014013100-120mmm

本体と屋根材との間隔は下図を参考に決めてください。本体下部の真下に納める瓦は、左図に示すように角をカッター等で削りとって雨水が滞らないように調整してください。

下部水切りは左図のように仮に本体にはめ込み、エプロン部を瓦の起伏に合わせて延ばしてください。

一旦下部水切りを外し、エプロン部を下右図のように 45°曲げます。このようにしますと、エプロン部と瓦のすき間が最小限に抑えられます。

10max 45°11

下部水切りを再度窓枠にはめ込み、左図のように釘止めしてください。

12

窓枠のサイズに合うように側部水切りを切り取ります。カットした側部水切りを釘で固定してください。

29 VELUX®

上部水切りを設置し、釘で固定してください。

13

エプロン部の左右端を 1cm 折り返して、出来るだけ瓦とのすき間ができないように、瓦の起伏に合わせて、プラスチックハンマー等で入念に延ばしてください。

14

水 切りの 施 工 が 終 わりましたら、FCM 付 属の水返しアダプターの長さを図のように調整し（A）水下→両サイド→水上の順に取り付けます。水返しアダプターの取り付け位置は窓枠より 5mm ほど下がった位置に上端を合わせてください（B）。

15

水返しアダプターは付属のねじで固定します。
コーナー突き付け部はコーキングで隙間を塞いでください（C）。
最 後 に枠とアダプターにか けて付 属 の 防 水テープ（50mm）を図のように木枠の内側に合わせて各辺四方に貼り付けます（D）。

ճղ5mm
ղ
p6 梱包内容④参照

ձ

A30 VELUX®

BCD屋根材を設置します。窓枠と瓦のすき間が図に示す距離を開けてください。

1675-150 mm

25-50 mm

17FCM 本体を枠の上部に中心をそろえて設置し、付属の黒ねじ（4.2 × 45mm P6 梱包内容③）で固定してください。
FCM 本体のフレームを手で下に押して力を加えて黒ねじで固定してください。
その際に黒ねじの打ち込み過ぎで本体フレームが傾かないように固定してください。

31 VELUX®