StorEdge kolmivaiheinen
vaihtosuuntaaja
SE5K-RWS / SE7K-RWS / SE8K-RWS / SE10K-RWS

12VUODEN
TAKUUSTOREDGE®

®

Ihanteellinen ratkaisu kolmivaiheisille asennuksille, joissa on akku
Yksinkertainen asennus yhdellä
muuntajalla, joka hallitsee sekä
aurinkosähkön tuotantoa että akkua

Suunniteltu poistamaan suurjännite asennuksen,
huollon tai palontorjunnan aikana, mikä parantaa
turvallisuutta

Enemmän energiaa
tasavirtaratkaisuarkkitehtuurilla, joka
varastoi aurinkosähköä suoraan akkuun
ilman vaihtovirtamuuntamisesta aiheutuvia
häviöitä

Sisäänrakennettu moduulitason seuranta ja täysi
näkyvyys akun tilaa, aurinkosähkön tuotantoa ja
omaa kulutusta koskeviin tietoihin

Vaihtosuuntaajan helppo ja nopea
käyttöönotto älypuhelimella SolarEdge
SetApp -sovelluksella

solaredge.com

Eri akkuvalmistajien pienjänniteakkujen (48 V)
yhdistämismahdollisuus parantaa joustavuutta

StorEdge® kolmivaiheinen vaihtosuuntaaja
SE5K-RWS / SE7K-RWS / SE8K-RWS / SE10K-RWSSoveltuu vaihtosuuntaajille, joissa on seuraava
osanumero

SE5K-RWSSEXK-XXS48XXXX
SE7K-RWS
SE8K-RWS

SE10K-RWS

ANTOTEHO
Nimellinen lähtöteho (vaihtovirta)

5000

7000

8000

10000

Enimmäislähtöteho (vaihtovirta)

5000

7000

8000

10000

Lähtöjännite (vaihtovirta) – pääjännite / vaihejännite (nimellinen)

VA
VA

380/220 ; 400/230

Vac

Lähtöjännite (vaihtovirta) – vaihejännitteen alue

184 - 264.5

Vac

Vaihtovirtataajuus

50/60 ± 5

Jatkuva nimellinen enimmäislähtöteho (per vaihe)

811.5

Jäännösvirran tunnistin / jäännösvirran vaihetunnistin

Hz1316300 / 30

Tuetut sähköverkot – kolmivaiheinen

AmA

3 / N / PE (haaraliitin, neutraali)

Laitoksen seuranta, saarekekäytön esto, määritettävä tehokerroin,maakohtaisesti määritettävät kynnysarvot

Kyllä

AURINKOSÄHKÖN OTTOTEHOTasavirran enimmäisteho (STC-moduuli)

6750

9450

10800

Muuntajaton, maadoittamaton

Kyllä

Enimmäissyöttöjännite

900

Tasavirran nimellinen syöttöjännite

750

Enimmäisottovirta

8.5

12

Napaisuuden vaihtumisen suojaus

WVdc
Vdc

13.5

16.5

AD-muunnin

Kyllä

Maavian eristyksen tunnistus

Herkkyys 700 kΩ

Vaihtosuuntaajan suurin teho
Eurooppalainen painotettu teho

13500

98
97.3

97.4%
97.6%

AKKU, TULO
Tuetut akkutyypit
Akkujen määrä per vaihtosuuntaaja

SolarEdge Home Akku 48V BAT-05K48M0B-01
LG Chem RESU3.3, RESU6.5, RESU10, RESU12, RESU13
BYD-akkulaatikko LV 3.5, 7.0, 10.5, 14.0
BYD-akkulaatikko Premium LVS 4.0, 8.0, 12.0, 16.0, 20.0, 24.01Enimmäistasasähköteho

5000

W

Syöttöjännitteen alue

40-62

Vdc

Suurin jatkuva syöttövirta

130AD-muunnin

Akun huipun purkautumisenergia verkkoon

96.1

%

Akun tiedonsiirtoCANLISÄTOIMINNOT
Tuetut tiedonsiirtoliitännät

2 x RS485, Ethernet, Zigbee-tiedonsiirto älyverkkoa varten(1), Wi-Fi(2), sisäänrakennettu kenno(lisävaruste)

VAATIMUSTENMUKAISUUS
Turvallisuus
Verkkoliitäntästandardit(3)IEC-62109
VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, G98 / G99Päästöt

IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12RoHSKyllä

ASENNUSSPESIFIKAATIO
Vaihtovirtainen lähtöteho – kaapelitiivisteen halkaisija

15 - 21mm

Akun tasavirta – kaapelitiivisteen halkaisija

2 x 8-11mm

Aurinkosähkön tasavirta (tulo)

2 x MC4-pari

Mitat (K x L x D)

853 x 316 x 193

mm

37kg

-40...+60

˚C

Paino
Käyttölämpötila-alue
JäähdytysÄäni
Suojaussuhde
Kiinnitys

Sisäiset ja ulkoiset tuulettimet< 50
IP65 – ulko- ja sisätiloissa
Kiinnikkeet toimitetaan mukana(1) Katso lisätietoja osoitteesta: https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-zigbee-plug-in-wireless-communication-for-setapp-datasheet.pdf(2) Wi-fi-yhteys edellyttää ulkoista antennia. Katso lisätietoja osoitteesta: https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-wifi-zigbee-antenna-datasheet.pdf(3) Katso standardit Lataussivun kategoriasta Tyyppihyväksynnät: http://www.solaredge.com/groups/support/downloads© SolarEdge Technologies, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. SOLAREDGE, SolarEdge-logo ja OPTIMIZED BY SOLAREDGE ovat SolarEdge Technologies, Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Kaikki muut mainitut tavaramerkit ovat vastaavien omistajiensa tavaramerkkejä. Päivämäärä: 6. huhtikuuta 2022, DS-000087-EU. Tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

dBA