営繕工事における遠隔臨場の実施要領
令和５年１１月１日
県土整備部営繕課（目的）
第１ 本要領は、県土整備部営繕課が発注する建設工事の現場における遠隔臨場を実施す
ることにより、受発注者の作業効率化及び契約の適正な履行を図り、もって生産性の向上及び受発注者の働き方改革の推進を図ることを目的とする。
（対象工事）
第２ 遠隔臨場を適用する建設工事は、原則として、県土整備部営繕課が発注する全ての工事を対象とする。
２ 遠隔臨場に必要な機器の準備と運用が可能であり、次のいずれにも該当する工事は、
可能な限り実施に努めることとする。
(１) 段階確認、材料確認及び立会（以下「段階確認等」という。）が必要な工事(２) 遠隔臨場を実施可能とする通信環境の確保及び映像確認ができる工事（実施の可否）第３ 受注者は、工事契約後に監督員（総括監督員及び主任監督員をいう。以下同じ。）と協議の上、実施の可否を決定するものとする。
２ 動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ又はスマートフォン等のモバイル端末をいう。以下同じ。）等の機器を用いて、映像と音声の同時配信と双方向の通信を行うことにより、監督員が確認するのに十分な情報を得ることができる場合に、通常の現場臨場に代えて遠隔臨場を実施することが出来るものとする。ただし、監督員が十分な情報を得られないと判断する場合には、通常の現場臨場を実施する。
（適用範囲）
第４ 本要領は、所定の性能を有する遠隔臨場の機器を用いて、標準仕様書等に定める「監督職員の立会い等」を実施する場合に適用する。
なお、前記適用範囲の規定は、現場不一致、事故などの報告時等の際に動画撮影用のカメラの活用を妨げるものではない。
（施工計画書）第５ 受注者は、遠隔臨場の実施に当たり、施工計画書及び添付資料に次の事項を記載し、監督員の確認を受けなければならない。
(１) 適用種別
遠隔臨場を適用する段階確認等の項目（２）機器構成及び仕様
使用する映像と音声に関する機器構成及びその仕様
２

遠隔臨場を適用する段階確認等の項目については、別添「遠隔臨場に関する適応性一覧表」を参考にするものとする。ただし、現場条件により適用性が一致しない場合も想定されることから、現場での適用・不適用を拘束するものではなく、受発注者協議により判断すること。
（遠隔臨場による段階確認等の実施）
第６ 受注者は、遠隔臨場を行う場合は、次に掲げる作業を実施しなければならない。
(１) 事前準備① 資料等の事前確認
遠隔臨場の実施に先立ち、実施時間、実施箇所（場所）や必要とする資料等について、監督員の確認を受け、段階確認等に必要な資料等を情報共有システムやメール等により監督員に送付すること。
なお、監督員による遠隔臨場の実施時間は、監督員の勤務時間内とする。
ただし、やむを得ない理由があると監督員が認めた場合はこの限りではない。
② 機器の準備と運用
遠隔臨場に使用する動画撮影用のカメラ等の資機材は受注者が準備、運用すること。
③ 中断時の対応方法
事前に受発注者間で協議を行い、基本的な対応方法について定めておくこととする。
なお、遠隔臨場が中断され、監督員が十分な情報を得られず、機器の調整等により改善を図ることが困難な場合には、受注者にその旨を伝え、通常の現場臨場又は机上確認に変更することも可能とする。
(２) 資機材の確認
事前に監督員との良好な双方向通信の環境を確保すること。
また、必要な準備を行い、人員及び資機材等を監督員に提供すること。
(３) 現場の確認
現場における確認箇所の位置関係を把握するため、受注者は実施前に現場周辺の状況を伝え、監督員の確認を受けること。
(４) 実施工事名、工種、確認内容、設計値、測定値、使用材料等の必要な情報について適宜
黒板等を用いて表示すること。記録に当たり、必要な情報を冒頭で読み上げ、監督員による実施項目の確認を受けること。
また、終了時には、確認箇所の内容を読み上げ、監督員による実施結果の確認を受けること。
(５) 記録の保存
遠隔臨場の映像及び音声は、記録の保存を要しない。ただし、監督員の指示を受けた場合は、この限りでない。
監督員は、対象工事の関係者への情報共有等のため、必要に応じて録画・録音をすることができる。ただし、工事目的物の用途や遠隔臨場の対象箇所・工程により機密性の確保が求められる場合は、録画・録音は行わない。

（効果の検証等）
第７ 今後の適正な取組に資するため、受注者及び監督員を対象として、営繕課が実施するアンケート調査に対応するため、遠隔臨場の効果の検証及び課題の抽出をしておくこととする。
（留意事項）
第８ 受注者は、遠隔臨場の実施当たって、次に掲げる事項に留意すること。
(１) 被撮影者である当該工事現場の作業員に対して、撮影の目的、用途等を説明し、承諾を得ること。
(２) 撮影しながら移動する場合は、進行方向の段差・障害物の有無を確認する等、安全対策に留意すること。
(３) 作業員のプライバシーを侵害する情報が配信されることのないよう留意すること。
(４) 施工現場外が可能な限り映り込まないようにすること。
(５) 公的ではない建物の内部等一般に見られることが予定されていない場所が映り込
まないようにすること。
(６) 故意に不良箇所を撮影しない等の行為は行わないこと。
（費用）
第９ 遠隔臨場の実施に要する費用等の取扱いについては、別に定める。
（その他）
第１０ 本要領によりがたい場合は、適宜受発注者間で協議すること。
附 則
この要領は、令和５年１１月１日から施行する。

【別添】※令和４年６月国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課制定資料

遠隔臨場に関する適応性一覧表

本参考資料は監督職員が遠隔臨場を行うにあたり、公共建築工事標準仕様書、公共建築改修工事標準仕様書、公共建築木造工事標準仕様書及び建築物解体工事共通仕様書（以下、「標準仕様書等」という。）に記載している「監督職員の立会い」、「監督職員と協議」、「監督職員の検査」及び「関連工事等の調整」（以下、「監督職員の立会い等」という。）のうち「工事が設計図書の内容に合致するかどうかの確認」を行うこととされる項目の遠隔臨場への適応性について、これまで実施した官庁営繕工事における遠隔臨場の試行結果並びに民間建築工事の施工者及び工事監理者へのヒアリング結果に基づきとりまとめたのである。
ここに記載している項目以外の項目についても、標準仕様書等に基づく監督職員の立会い等を要することに変わりはなく、遠隔臨場の活用を妨げるものではない。
また、通信環境や明るさなど遠隔臨場の条件が整っていることを前提とした判断としていることに留意されたい。
なお、表中の適応性の判断は、今後の実施結果を踏まえ変更をすることがある。

確認項目（建築）凡例○：遠隔臨場に向いている△：基本的に遠隔臨場に向いているが一部向かないものがある▼：基本的に遠隔臨場に向かないが条件がそろえば遠隔が可能
材料及び仕上見本の検討
章

区分：項目（細目）鉄骨工事

製品：製作精度

鉄骨工事

製品：製品検査

ﾀｲﾙ工事

材料（セラミックタイル）

確認内容

備考

材質、主要寸法（長さ、幅、厚さ等）、
ボルト孔、スリーブ、鉄筋貫通孔の位
置・寸法
溶接状況、摩擦面の状況、開先の形状
等

規格、種類、色調（型番）、形状、寸法、裏あしの高さ（JISＡ5209）、JIS適合品、耐凍害性、耐滑り性工事が設計図書の内容に合致するかどうかの確認
章
区分：項目（細目）理由△

触感に頼る確認・判断が困難な場合がある

確認事項・方法を明確にする○確認事項・方法を明確にする
解像度の検討を行う
確認事項・方法を明確に
する

仮設工事

縄張り、遣方、足場
等：敷地の状況確認及び縄張り（敷地境界）

境界石の位置、境界

仮設工事

縄張り、遣方、足場
等：敷地の状況確認及び縄張り（縄張り）

建築物等の位置▼

網羅的な確認が困難

仮設工事

縄張り、遣方、足場
等：ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ

設置状況／高さ▼

網羅的な確認が困難

仮設工事

縄張り、遣方、足場
等：遣方

水平基準高さ／基準墨▼網羅的な確認が困難

土工事

根切り等：根切り

根切り底の深さ及び状態、支持地盤
（土質等）

△

土質の判断が困難な場合がある

地業工事

既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭地業：ｾﾒﾝ
ﾄﾐﾙｸ工法（試験掘削・試験杭）△

土質の判断が困難な場合がある

地業工事

場所打ちｺﾝｸﾘｰﾄ杭地業：工法（ｱｰｽﾄﾞﾘﾙ工法、ﾘﾊﾞｰｽ工法、ｵｰﾙｹｰｼ
ﾝｸﾞ工法、場所打ち鋼管
コンクリート工法、拡
底工法）
（試験杭）

△

土質の判断が困難な場合がある

地業工事

試験：杭の載荷試験（試験計画書）（試験杭）試験：地盤の載荷試験（平板載荷試験）（試験計画書）（試験）
鉄筋：工法（加工・組立）支持層の確認、掘削径、掘削深さ、施工時間、根固め液の調合の確認、根固め液及び杭周固定液の注入量、建込み中の鉛直度並びに杭頭の高さの確認、
アースオーガに付着している土砂の確認／掘削深さ、杭の支持層への根入れ
深さ、杭の水平方向の位置ずれ寸法、杭の建込みの状況
位置、種類、掘削中の孔壁の保持状
況、泥水又は安定液の品質管理、掘削
深さ、掘削形状、支持層の確認、スラ
イム沈着状況と処理方法、鉄筋かごの設置状況、コンクリートの打込み方
法、コンクリートの投入量、施工時間の確認、掘削速度等の変化、掘削した土砂の照合、杭の支持層への根入れ深さ、支持層の確認
杭の状況、載荷荷重、特記事項（位
置、本数）

○

確認事項・方法を明確にする

載荷荷重、試験位置○

確認事項・方法を明確にする

種別、径、長さ、本数、間隔、余長、
曲げ半径／継手、定着、フック／かぶり厚さ／補強 鉄筋の保護、養生○確認事項・方法を明確にする欠陥（コンクリートの有害なひび割れ
及びたわみ、空洞、豆板、コールドジ
ョイント等）の有無の確認
主要墨／部材断面／建入れ／通り／階
高／勾配（型枠で勾配をとる場合）

▼

鉄筋工事

ｺﾝｸﾘｰﾄ工事

ｺﾝｸﾘｰﾄ：工法（打込み後の確認等）

ｺﾝｸﾘｰﾄ工事

型枠：型枠の加工及び組立（組立）
高力ﾎﾞﾙﾄ接合：締付け後の確認（トルシア型
高力ボルト）

鉄骨工事

備考

留意点

適
応
性
▼

地業工事

確認内容

適
応
性
○

ピンテールの破断、マーキングのずれによる共回り・軸回りの有無、ナット
回転量、ボルトの余長

1

コンクリート打放し
仕上の場合○

一工程施工段階

○

理由

留意点

網羅的な確認が困難

全体を把握するために
360°カメラの使用を検討
する
数値の読み取りによる確認は可能全体を把握するために
360°カメラの使用を検討
する
数値の読み取りによる確認は可能全体を把握するために
360°カメラの使用を検討
する
数値の読み取りによる確認は可能全体を把握するために
360°カメラの使用を検討
する
数値の読み取りによる確認は可能
土質の確認が映像のみでできるか事前合意を行う
数値の読み取りによる確認は可能
土質の確認が映像のみでできるか事前合意を行う
数値の読み取りによる確
認は可能

網羅的な確認が困難

土質の確認が映像のみでできるか事前合意を行う
数値の読み取りによる確認は可能

欠陥箇所特定した後の確認であれば可能解像度の検討を行う
確認事項・方法を明確にする確認事項・方法を明確に
する

鉄骨工事

高力ﾎﾞﾙﾄ接合：締付けの確認（JIS 形高力ボ
ルト）
溶接接合：溶接部等の確認（溶接着手前）（溶接作業中）（溶接完了
後）マーキングのずれによる共回りの有無、ナット回転量、ボルトの余長

一工程施工段階○

溶接着手前（隙間、食違い、ずれ、ル
ート間隔、開先角度及びルート面の加工精度等、組立溶接、溶接部の清掃の良否、余熱、エンドタブの取付け状
態、完全溶込み溶接を行う技能資格者の識別）、溶接作業中（溶接順序、溶接
姿勢、溶接棒径、ワイヤ径、溶接電流、アーク電圧、入熱、パス間温度、各層間のスラグ清掃、裏はつりの状態）、溶接完了後（ビード表面の整否、ピット、アンダーカット、クレーター等の状態、溶接部の寸法、内部欠陥、
エンドタブの処理状態）

一工程施工段階△

鉄骨工事

工事現場施工（建方等）（建方）

石工事

各種工法（下地ごしらえ）

建方精度、組立順序、建方中の構造体の補強の要否、仮ボルト、建入直し、建方完了後の形状及び寸法精度
鉄筋、アンカー、取付け金物、錆止め石工事

各種工法（取付け）

ﾀｲﾙ工事

鉄骨工事

確認事項・方法を明確にする
仕上がり具合の確認が困難な場合がある

確認事項・方法を明確にする○確認事項・方法を明確にする

ホール等重要部位の石張りの場合○確認事項・方法を明確にする取付け金物、裏込めモルタル、目地、だぼ等の固定ホール等重要部位の石張りの場合○確認事項・方法を明確にする

セメントモルタルによるタイル張り、有機系
接着剤によるタイル張
り：施工
（張付け）
ﾓﾙﾀﾙ塗り、せっこうﾌﾟﾗ
ｽﾀｰ塗り：工法（上塗り）
仕上塗材仕上げ：工法、所要量等の確認

精度

計測記録により検査、外観目視検査▼

仕上がり精度の確認は困難計測記録による確認は可能
解像度の検討を行う

平たんさ、むら、塗厚

外壁、一工程施工段
階▼

工程ごとの所要量、模様、色、つや等

目視検査

▼

平たんさ、む
らの確認は困難
出来映えの確
認は困難

建具工事

建具：工法（加工及び組立、取付け）

位置、開き勝手、アンカー、溶接箇所、防錆

特殊な建具の場合○

使用量（空袋等）による塗厚の確認は可能
解像度の検討を行う
使用量（空袋等）による塗厚の確認は可能
解像度の検討を行う
確認事項・位置を明確に
する

建具工事

切断面、小口の防錆処置、シーリング
材、ガスケット、セッティングブロッ
ク／掛り代
強度、精度（寸法許容差）

特殊ガラス、デザイ
ン上重要なものの場
合○確認事項・位置を明確にする

ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ
工事

ガラス：工法（ガラスの切断、小口処理、ガラスのはめ込み）
ﾒﾀﾙｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ：取付け（躯体付け金物）○

確認事項・位置を明確にする

ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ
工事

ﾒﾀﾙｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ：取付け（主要部材）

精度（寸法許容差）、本留め、溶接後の錆止め、耐火被覆、防火区画等の処理○

確認事項・方法を明確にする

ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ
工事

ＰＣｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ：製作

鉄筋の組立、かぶり厚さ、吊上げ用金
物・取付け用金物回りの補強○

確認事項・方法を明確にする

ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ
工事

ＰＣｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ：取付け（躯体付け金物）

強度、精度（寸法許容差）○

確認事項・方法を明確にする

ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ
工事

ＰＣｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ：取付け（主要部材）

精度（寸法許容差）、本留め、溶接後の錆止め、耐火被覆、防火区画等の処理○

確認事項・方法を明確に
する

塗装工事

各種塗料塗り

表面仕上り、色、模様、むら、塗り回
数、塗付け量、膜厚▼

内装工事

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ、ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ
及びｺﾞﾑ床ﾀｲﾙ張り：施工
カーペット敷き：工法（各種工法）

表面仕上げ▼

敷き込み、割付け、毛並みの方向

せっこうボード、その他ボード及び合板張り：工法（ボード類、合板等の張付け）せっこうボード、その他ボード及び合板張り：工法（せっこうボ
ード直張り工法）
せっこうボード、その他ボード及び合板張り：工法（せっこうボ
ード継目処理工法）

左官工事

左官工事

内装工事

内装工事

内装工事

内装工事

色、模様、む
らの確認は困難
仕上がり状態の確認は困難使用量の確認は可能（塗付け量・膜厚）解像度の検討を行う
作業工程の確認は可能
解像度の検討を行う▼

仕上がり状態の確認は困難作業工程の確認は可能
解像度の検討を行う

留付け用ねじ類の間隔、目地通り、不
陸、目違い

▼

不陸、目違いの確認は困難計測による確認は可能
解像度の検討を行う

接着剤の間隔・盛上げ高さ、仕上げ面▼

仕上がり状態の確認は困難計測による確認は可能
解像度の検討を行う

下塗り及びテープ張り、中塗り、上塗り▼

仕上がり状態の確認は困難作業工程の確認は可能
解像度の検討を行う

2

確認項目（電気設備）
凡例○：遠隔臨場に向いている△：基本的に遠隔臨場に向いているが一部向かないものがある▼：基本的に遠隔臨場に向かないが条件がそろえば遠隔が可能
工事が設計図書の内容に合致するかどうかの確認
章
区分：項目（細目）

確認内容

備考

適
応
性
△

理由

留意点

広範囲及び詳細の確認は困難な場合がある

確認事項・方法を明確にする
解像度の検討を行う

配管・配
線工事

施工：ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸの敷設（その他）

防火区画貫通部の処理、エキスパンショ
ン部の処理、耐震支持

同一の材料・機材・工法等で繰返し施工
される場合の初回

配管・配線工事

施工：バスダクトの配線（敷設）
施工：バスダクトの配線（接続）
施工：電線の接続

支持間隔、エキスパンションダクト、耐震支持

同一の材料・機材・工法等で繰返し施工
される場合の初回
同一の材料・機材・工法等で繰返し施工
される場合の初回
同一の材料・機材・工法等で繰返し施工
される場合の初回○

確認事項・方法を明確にする○確認事項・方法を明確にする△

締付け状態の確認が困難な
場合がある

確認事項・方法を明確にする
解像度の検討を行う

同一の材料・機材・工法等で繰返し施工
される場合の初回
同一の材料・機材・工法等で繰返し施工
される場合の初回
同一の材料・機材・工法等で繰返し施工
される場合の初回△締付け状態の確認が困難な
場合がある

確認事項・方法を明確にする
解像度の検討を行う
確認事項・方法を明確にする○確認事項・方法を明確にする

同一の材料・機材・工法等で繰返し施工
される場合の初回○

確認事項・方法を明確に
する

配管・配
線工事
配管・配
線工事

電灯設備
工事

施工：照明器具の取付
及び配線

配管・配
線工事

配管・配
線工事

施工（電力・通信）：
照明器具の取付及び配線（配線・接続）施工（電力・通信）：
分電盤、実験盤、ＯＡ
盤、制御盤、端子盤の取付及び配線（位置・納まり）
施工（電力・通信）：
分電盤、実験盤、ＯＡ
盤、制御盤、端子盤の取付及び配線（支持・固定）
施工：調整・その他（総合調整）

架空配線工事

施工：架空配線
（建柱）

架空配線
工事

施工：架空配線
（架線）

地中配線
工事

施工：地中配線（管路の敷設）地中配線
工事

施工：地中配線（ケーブルの敷設）

接地工事

施工：接地線の敷設（接地極の埋設）

接地工事

施工：接地線の敷設
（接続）

雷保護設
備工事

施工：受雷部の敷設

雷保護設
備工事

施工：引下げ導体の敷
設

配管・配
線工事

配管・配
線工事

防火区画貫通部の処理、ボンディング

接続方法及び状態、絶縁処理方法及び状態、機器端子との接続、締付け、ケーブ
ルの分岐接続、接続箇所の点検方法、ボックス内収容心線数、配管等の耐震支持
支持方法・支持本数、振止め、脱落防止・耐震処置、ダウンライト器具の質量による支持方法
器具内配線処理、外部配線との接続、接
地線との接続、連結器具の接続部、送り端子の接続部
取付位置・高さ、埋込盤における壁との納まり、操作・保守点検スペース、非常照明用分電盤の配線用遮断器の高さ（1.2m 以下）キャビネットの傾き
支持固定方法、部品の取付方法、耐震処
置○▼

詳細な確認は困難

作業工程の確認は可能
計測による確認は可能

建柱位置、根入れ深さ、根かせ位置・取付け方向、支線・支柱の取付状態（根開き、根かせ）、支線ガードの要否、接地
架空配線高さ、相互の離隔、工作物等との距離、電線接続及び接続位置、ちょう架の方式、ケーブル支持間隔、接地、端末処理、引込口の防水処理
埋没深さ、管相互の間隔等ふ設状態、ガス、水道管との離隔、管の防食処理、建物への配管引込み箇所の防水・防食処理
及び耐震処理、埋設標識シートのふ設と表示内容、埋設標の種別・位置
種別・サイズ、通線方法、マンホール・
ハンドホール内でのケーブル支持・余長、管路口の防水処置、水抜穴、ケーブ
ルの用途及び行先表示、マンホール・ハ
ンドホール内でのモールド接続、高圧ケ
ーブル端末処理位置・深さ、他の接地極との離隔、接地線との接続、ガス配管等との離隔、抵抗値
接地線相互、接地線と接地極との接続、異種金属間の接続、突針と導線との接続、導線と鉄骨・鉄筋等との接続、棟上導体と周辺の金属製工作物の接続、水切
金物の水切状態
取付位置・高さ、保護角・保護範囲、支持管の取付状態、導体の太さ・幅・厚さ同一の材料・機材・工法等で繰返し施工
される場合の初回
同一の材料・機材・工法等で繰返し施工
される場合の初回○

確認事項・方法を明確にする○確認事項・方法を明確にする

同一の材料・機材・工法等で繰返し施工
される場合の初回○

確認事項・方法を明確にする

同一の材料・機材・工法等で繰返し施工
される場合の初回○

確認事項・方法を明確にする

同一の材料・機材・工法等で繰返し施工
される場合の初回
同一の材料・機材・工法等で繰返し施工
される場合の初回○

確認事項・方法を明確にする○確認事項・方法を明確にする

同一の材料・機材・工法等で繰返し施工
される場合の初回○

確認事項・方法を明確にする

支持方法・支持間隔、電力・通信線、ガス管との離隔、棟上げ導体の種別・位置・保護範囲、伸縮継手

同一の材料・機材・工法等で繰返し施工
される場合の初回○

確認事項・方法を明確に
する

3

機器取付
工事

機材（受変電）：機材の検査（受変電設備機器）

機器取付
工事

施工（受変電）：受変
電機器の据付及び配線（位置・納まり）

機器取付工事

施工（受変電）：受変
電機器の据付及び配線（支持・固定）施工（受変電）：調整・その他（測定及び試験・総合調整）

支持・固定方法、状態、耐震処置

絶縁抵抗試験、耐電圧試験、変圧器漏れ
電流、動作試験、騒音、機能試験、継電器特性（標仕 ｢機材の試験｣による）

▼

機器取付
工事

機材（特別高圧受変電）：機材の検査（特別高圧受変電機器）

△

機器取付
工事

施工（特別高圧受変電）：受変電機器の据付及び配線（位置・納まり）
施工（特別高圧受変電）：受変電機器の据付及び配線（支持・固定）
施工（特別高圧受変電）：調整・その他（測定及び試験・総合
調整）
施工（電力貯蔵装置）：直流電源機器・静止形電源機器の据付（支持・固定）施工（電力貯蔵装置）：調整・その他（測定及び試験・総合調整）
施工（静止形電源設
備）：太陽光発電装
置・据付及び配線（支持・固定）施工（静止形電源設
備）：調整・その他

盤形式、構造（充電部との離隔寸法、ドア開閉器具、接地端子の取付、屋外形の扉の上下の押え金具）、表面の色彩、導電部（導体の配置、色別、離隔、電流密度、モールド形変圧器の表面の保護、並列接続）、盤内器具の形式・種類・定格・容量、高圧機器の形式・種類・定格・容量、表示事項、予備品、付属工具、高圧充電部の保護施工計画、設置位置、配列状態、操作・点検スペース、水平調整（ライナー、チャンネルベース等）、通気・換気状態

機器取付
工事

機器取付
工事

機器取付
工事

機器取付
工事

機器取付
工事

機器取付
工事

機器取付
工事
機器取付
工事

機材（発電装置）：機材の検査（ディーゼ
ル、ガスエンジン、ガ
スタービン、熱供給発電装置）（発電設備機
器）

機器取付
工事

機材（発電装置）：機材の検査（太陽光発電装置）（太陽電池モジュール）
機材（発電装置）：機材の検査（太陽光発電装置）（アレイ）
機材（発電装置）：機材の検査（太陽光発電装置）（接続箱）機材（発電装置）：機材の検査（太陽光発電装置）（パワーコンデ
ィショナ及び系統連系
保護装置）
機材（発電装置）：機材の検査（風力発電装
置）（発電設備機器）

機器取付
工事
機器取付
工事
機器取付
工事

機器取付
工事

盤形式、構造（充電部との離隔寸法、ドア開閉器具、接地端子の取付、屋外形の扉の上下の押え金具）、表面の色彩、導電部（導体の配置、色別、離隔、電流密度、モールド形変圧器の表面の保護、並列接続）、盤内器具の形式・種類・定格・容量、高圧機器の形式・種類・定格・容量、表示事項、予備品、リフタ（多段積高圧スイッチギアのみ）、付属品、高圧充電部の保護設置位置、配列状態、操作・点検スペー
ス、水平調整（ライナー、チャンネルベ
ース等）、通気・換気状態

支持・固定方法、状態、耐震処置△

広範囲な確認は困難な場合がある

確認事項・方法を明確にする
解像度の検討を行う

同一の材料・機材・工法等で繰返し施工
される場合の初回△

通気・換気状態の確認は困難な場合がある

確認事項・方法を明確にする
解像度の検討を行う

同一の材料・機材・工法等で繰返し施工
される場合の初回○

同一の材料・機材・工法等で繰返し施工
される場合の初回△

同一の材料・機材・工法等で繰返し施工
される場合の初回○

絶縁抵抗試験、耐電圧試験、変圧器漏れ
電流、動作試験、騒音、機能試験、継電器特性（標仕 ｢機材の試験｣による）
設置位置、支持・固定方法、状態、耐震・防振装置▼

同一の材料・機材・工法等で繰返し施工
される場合の初回

標仕「施工の試験」による

同一の材料・機材・工法等で繰返し施工
される場合の初回騒音、機能試験、継電器特性の確認は困難
広範囲な確認は困難な場合がある

作業工程の確認は可能
計測による確認は可能

通気・換気状態の確認は困難な場合がある

確認事項・方法を明確にする
解像度の検討を行う

確認事項・方法を明確にする
解像度の検討を行う

確認事項・方法を明確にする

騒音、機能試験、継電器特性の確認は困難○▼

支持・固定方法・耐震処置の確認

確認事項・方法を明確にする

作業工程の確認は可能
計測による確認は可能

確認事項・方法を明確にする機能試験の確認は困難

作業工程の確認は可能
計測による確認は可能○

確認事項・方法を明確にする

共仕｢施工の標準試験｣による確認○

確認事項・方法を明確にする

発電機・原動機の形式・構造・定格・性能・外観・表示、始動装置・停止装置の方式・構造・性能、共通台板の形式・構造・耐震処置、配電盤の形式・構造・規格・計測器具、保安装置の項目、燃料小出槽・主燃料槽の形式・構造容量、消音器の形式・性能・外観、予備品等（排熱回収装置は、機械設備標仕による）形式・性能・ＪＩＳ△○

確認事項・方法を明確にする

形式・性能・ＪＩＳ・製造者標準規格○

確認事項・方法を明確にする

形式・性能・製造者標準規格○

確認事項・方法を明確にする

形式・性能・製造者標準規格○

確認事項・方法を明確にする

風力発電装置、風車・発電機の形式・構造・定格・性能・外観・表示、監視制御
装置・計測装置・保護装置は製造者標
準、系統連系の有無、諸装置は製造者標
準、設置条件○

確認事項・方法を明確にする

4

広範囲な確認は困難な場合がある

確認事項・方法を明確にする
解像度の検討を行う

機器取付
工事

機器取付
工事

機器取付
工事
機器取付
工事
機器取付
工事
機器取付
工事
機器取付
工事
機器取付
工事
機器取付
工事

機器取付
工事
機器取付
工事

機器取付
工事

機器取付
工事
機器取付
工事

施工（発電装置）：据付け（ディーゼル、ガスエンジン、ガスター
ビン、燃料電池、熱併給発電設備）（位置・納まり）
施工（発電装置）：据付け（ディーゼル、ガスエンジン、ガスター
ビン、燃料電池、熱併給発電設備）（支持・固定）
施工（発電装置）：据付け（太陽光発電装
置）（位置・納まり）施工（発電装置）：据付け（太陽光発電装
置）（支持・固定）施工（発電装置）：据付け（風力発電装置）（位置・納まり）施工（発電装置）：据付け（風力発電装置）（支持・固定）施工（発電装置）：調整・その他（測定及び試験・総合調整）機材（通信・情報）：調整・その他（測定及び試験・総合調整）
施工（通信・情報）：
通信設備機器類の取付及び配線（支持・固定）
施工（通信・情報）：調整・その他（測定及び試験・総合調整）
施工（通信・情報）：
防災設備機器類の取付及び配線（支持・固定）
機材（中央監視制御）：機材の検査（監視制御装置）

施工（中央監視制御）：据付け及び配線（支持・固定）施工（中央監視制御）：調整・その他（測定及び試験）

設置位置、配列状態、耐震処置、操作点
検スペース、水平調整、保有距離、通気・換気状態、騒音

同一の材料・機材・工法等で繰返し施工
される場合の初回△

支持・固定方法、状態、防振支持、耐震処置

同一の材料・機材・工法等で繰返し施工
される場合の初回○

確認事項・方法を明確にする設置場所・十分な構造・耐候性、保守点
検スペース（太陽電池モジュール）、保守容易取替え可能
支持・固定方法・耐震処置

同一の材料・機材・工法等で繰返し施工
される場合の初回
同一の材料・機材・工法等で繰返し施工
される場合の初回○

確認事項・方法を明確にする○確認事項・方法を明確にする設置場所・十分な構造（自重、積雪、風圧、地震その他の振動・衝撃）、耐候性○確認事項・方法を明確にする

基礎工事は、標仕第１編「一般共通事
項」（土工事、地業工事、コンクリート
工事）による標仕「施工の試験」による○確認事項・方法を明確にする

構造試験、性能試験、機能試験○

確認事項・方法を明確にする○確認事項・方法を明確にする

支持固定方法・状態、部品の取付状態、耐震処置▼

同一の材料・機材・工法等で繰返し施工
される場合の初回

絶縁抵抗試験、UTP ケーブルの伝送品質測定
支持固定方法・状態、耐震処置▼

同一の材料・機材・工法等で繰返し施工
される場合の初回

形式・構造・表示・寸法（監視操作装置・信号処理装置・記録装置）、形式・
構造・規格・機能・容量・表示（印字）
速度・停電補償、伝送装置・伝送方式、
グラパネ・ＣＲＴ、プリンタ等の表示（ドット式・写真式）項目、印字数・印字速度
卓上機器の置台の移動、転倒防止・耐震処置、卓上機器の落下防止・耐震処置
機能試験

同一の材料・機材・工法等で繰返し施工
される場合の初回騒音、機能試験の確認は困難総合動作試験
の確認は困難確認事項・方法を明確にする
解像度の検討を行う

作業工程の確認は可能
計測による確認は可能

作業工程の確認は可能
計測による確認は可能○

確認事項・方法を明確にする○確認事項・方法を明確にする○確認事項・方法を明確に
する

▼

5

通気・換気状態の確認は困難な場合がある

総合動作試験
の確認は困難作業工程の確認は可能
計測による確認は可能

確認項目（機械設備）
凡例○：遠隔臨場に向いている△：基本的に遠隔臨場に向いているが一部向かないものがある▼：基本的に遠隔臨場に向かないが条件がそろえば遠隔が可能
工事が設計図書の内容に合致するかどうかの確認
章

区分：項目（細目）

確認内容

備考

配管工事

施工：配管一般（主管の分岐又は合流）

分流・合流部分の継手種類及び流れ方向の確認

同一の材料・機材・工法等で繰返し施工
される場合の初回

配管工事

施工：配管一般（建物導入配管）

配管要領の確認

配管工事

施工：配管一般（建物ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝ
ﾄ部配管）
施工：配管一般（伸縮管継手）配管要領の確認

同一の材料・機材・工法等で繰返し施工
される場合の初回
同一の材料・機材・工法等で繰返し施工
される場合の初回
同一の材料・機材・工法等で繰返し施工
される場合の初回

配管工事

施工：配管一般（絶縁継手）

絶縁の方法、設置個所、継手仕様

△

配管工事

施工：冷温水・冷却
水・給水配管（エア抜弁）
施工：排水配管（間接排水）

必要箇所の確認○

必要箇所・排水口空間の確認

△

配管工事

施工：管の接合一般事
項

使用工具及び接合法の確認、切断面の状
況、管内の異物の除去、管端面の養生

配管工事

施工：ねじ接合

配管工事

施工：フランジ接合

ねじの良否・ねじ山の異物の除去、締め付けの程度
管端面の処理、管端コアの確認
ねじ部の密封処理、使用工具、チャック
損傷部の処理均等な締め付け、溶接の場合両面の溶接、管端面の処理

配管工事

施工：溶接接合

配管工事

施工：鋼管の接合（ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手に
よる接合）

配管工事

配管工事

配管工事

伸縮管継手及び固定点の位置及び固定方
法

適
応
性
△

理由

留意点

床転がし配管以外は困難な
場合がある

確認事項・方法を明確にする
上向きの場合に十分な照度を確保する
確認事項・方法を明確に
する

○

○

確認事項・方法を明確にする○確認事項・方法を明確にする
接合状態の確認が困難な場
合がある

確認事項・方法を明確にする
配管の裏側などは鏡を用いるなど撮影方法を明確にする
照度と解像度を確保する
確認事項・方法を明確にする

排水口空間の確認が困難な場合がある
接合状態の確認が困難な場
合がある
締め付けの程度の確認が困難な場合がある

確認事項・方法を明確にする
解像度の検討を行う
確認事項・方法を明確にする
解像度の検討を行う
確認事項・方法を明確にする
解像度の検討を行う

均等な締め付けの確認が困難な場合がある
ビート状態の確認が困難な
場合がある
均等な締め付けの確認が困難な場合がある
締め付けの確認が困難な場
合がある
均等な締め付けの確認が困難な場合がある

確認事項・方法を明確にする
解像度の検討を行う

同一の材料・機材・工法等で繰返し施工
される場合の初回
同一の材料・機材・工法等で繰返し施工
される場合の初回△

同一の材料・機材・工法等で繰返し施工
される場合の初回△溶接方法、溶接資格者、開先加工、仮付
け、溶接材料、ビート状態、溶接部の検査
規格、均等な締め付け、接合用加工部・
ﾘﾝｸﾞ溶接加工部及び管端ｼｰﾙ面の防錆処
理

同一の材料・機材・工法等で繰返し施工
される場合の初回
同一の材料・機材・工法等で繰返し施工
される場合の初回△管端部の防錆処理、部品の装着、差込み
長さ、ボルト・ナットの締め付け

同一の材料・機材・工法等で繰返し施工
される場合の初回
同一の材料・機材・工法等で繰返し施工
される場合の初回△

配管工事

施工：排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント）接合
施工：ﾒｶﾆｶﾙ接合

配管工事

施工：差込接合

接着部の研磨、フラックスの除去、ろうの種類

同一の材料・機材・工法等で繰返し施工
される場合の初回○

配管工事

施工：接着接合

差し込み長さ、ばりの除去、接着剤の均一な塗布、保持時間

同一の材料・機材・工法等で繰返し施工
される場合の初回○

配管工事

施工：熱融着、電気融
着接合

給水装置に該当する場合は水道事業者の定める接合管の切断、差し込み長さ、養生時間

同一の材料・機材・工法等で繰返し施工
される場合の初回△

差し込み長さの確認が困難な場合がある

配管工事

施工：ソケット接合

ゴム輪の挿着、差し込み長さ同一の材料・機材・工法等で繰返し施工
される場合の初回△

差し込み長さの確認が困難な場合がある

配管工事

施工：異種管の接合

設置個所、接合方法

配管工事

施工：機器廻りの配管（支持及び固定）

配管支持及び固定方法

同一の材料・機材・工法等で繰返し施工
される場合の初回

○

配管工事

施工：勾配

配管の種別による勾配、勾配方向、水抜
き及び空気抜きの位置

同一の材料・機材・工法等で繰返し施工
される場合の初回○

使用工具、差込み長さ、かしめ、ゴム輪の挿入、均等な締め付け、継手形式ごとの製造者の施工標準による接合

△

△

△

○

6

確認事項・方法を明確にする
解像度の検討を行う
確認事項・方法を明確にする
解像度の検討を行う
確認事項・方法を明確にする
解像度の検討を行う
確認事項・方法を明確にする
解像度の検討を行う
確認事項・方法を明確にする
ピットやＰＳ内の照度を確保する
確認事項・方法を明確にする
ピットやＰＳ内の照度を確保する
確認事項・方法を明確にする
解像度の検討を行う
確認事項・方法を明確にする
解像度の検討を行う
確認事項・方法を明確にする確認事項・方法を明確にする
上向きの場合に十分な照度を確保する
確認事項・方法を明確にする

上向きの場合に十分な照度を確保する
配管工事

施工：吊り及び支持（ｲﾝｻｰﾄ）

材質、埋込み深さ、許容荷重、くぎの切断

同一の材料・機材・工法等で繰返し施工
される場合の初回○

配管工事

施工：吊り及び支持（支持）

支持間隔、支持方法、形鋼振れ止め、固定

同一の材料・機材・工法等で繰返し施工
される場合の初回○

配管工事

施工：吊り及び支持（支持受け）

配管材・流体による適合、損傷防止

○

配管工事

施工：ｺﾝｸﾘｰﾄ埋設（熱伸縮を伴う管）伸縮緩衝材の確認

配管工事

施工：土中埋設（埋設表示）

埋設表示テープの有無、埋設深さ

配管工事

施工：土中埋設（埋設深さ）

埋没深さ

配管工事

施工：土中埋設（防食処置）

配管の種別に応じた防食方法

配管工事

施工：配管一般（防火区画の貫通）

防火区画貫通箇所、処理方法の確認

関連工事

施工：土中埋設（埋め戻し）

埋め戻し土

同一の材料・機材・工法等で繰返し施工
される場合の初回
同一の材料・機材・工法等で繰返し施工
される場合の初回
同一の材料・機材・工法等で繰返し施工
される場合の初回
同一の材料・機材・工法等で繰返し施工
される場合の初回
同一の材料・機材・工法等で繰返し施工
される場合の初回
同一の材料・機材・工法等で繰返し施工
される場合の初回
同一の材料・機材・工法等で繰返し施工
される場合の初回

ダクト工
事

施工：一般事項（本体）

寸法、形状、板厚

○

ダクト工
事

内側半径、傾斜角度の確認
案内羽根、整流板の有無

ダクト工
事

施工：一般事項（湾曲部等、拡大縮小部）
施工：一般事項
（シール）

ダクト工
事

施工：一般事項（防火区画等貫通部）

防火区画貫通箇所、処理方法の確認

同一の材料・機材・工法等で繰返し施工
される場合の初回
同一の材料・機材・工法等で繰返し施工
される場合の初回
同一の材料・機材・工法等で繰返し施工
される場合の初回
同一の材料・機材・工法等で繰返し施工
される場合の初回

ダクト工
事

施工：一般事項（厨房排気ダクト）

ダクト内部の点検の可否

ダクト工
事

施工：ｱﾝｸﾞﾙ工法、ｺｰﾅｰﾎﾞﾙﾄ工法

同一の材料・機材・工法等で繰返し施工
される場合の初回

○

ダクト工
事

施工：スパイラルダク
ト

同一の材料・機材・工法等で繰返し施工
される場合の初回〇

確認事項・方法を明確に
する

ダクト工
事

施工：フレキシブルダ
クト

ダクト折返し部・ダクト縦方向のはぜ部・ダクト複合部のシールの確認、フランジの最大間隔
補強間隔、リブの有無、補強材の取付法（リベット、溶接）吊り間隔、支持方法、振れ止め、固定防振材の要否
ビス本数、ダクト用テープ、継手の外面部・ダクト縦方向のはぜ部・ダクトを貫通する部分のシール確認
吊り間隔、支持方法、振れ止め、固定防振材の要否
使用部位、差込長さ、曲げ状態（有効断面の確保）

同一の材料・機材・工法等で繰返し施工
される場合の初回○

確認事項・方法を明確に
する

ダクト工
事

施工：ダクト付属品（チャンバー・吹出口・吸込口ボックス）

同一の材料・機材・工法等で繰返し施工
される場合の初回○

確認事項・方法を明確に
する

ダクト工
事

施工：ダクト付属品（排気フード）

寸法・板厚
空調機に取付けるものにあっては点検口
及び温度計取付座の有無、内貼り材の規格及び施工順序の確認
吊り金物の位置、間隔

同一の材料・機材・工法等で繰返し施工
される場合の初回

○

ダクト工
事

施工：ダクト付属品（風量測定口）取り付け個数、取り付け位置、点検口の
位置

○

ダクト工
事

施工：ダンパー（防火・防煙・防火防煙ダンパー）○

確認事項・方法を明確に
する

ダクト工
事

施工：ダンパー（風量調節ダンパー）

火災時に脱落のない取付か否か（吊りボ
ルトの本数）
ヒューズの検査及び取り替えスペースの有無、点検口の位置
操作スペースの有無、点検口の位置

同一の材料・機材・工法等で繰返し施工
される場合の初回
同一の材料・機材・工法等で繰返し施工
される場合の初回

確認事項・方法を明確にする
上向きの場合に十分な照度を確保する
確認事項・方法を明確にする○確認事項・方法を明確に
する

ダクト工
事

施工：定風量ﾕﾆｯﾄ・変風量ﾕﾆｯﾄ

同一の材料・機材・工法等で繰返し施工
される場合の初回
同一の材料・機材・工法等で繰返し施工
される場合の初回○

確認事項・方法を明確にする

多湿箇所の排気ダクトのシール○

確認事項・方法を明確にする○確認事項・方法を明確にする○確認事項・方法を明確にする○確認事項・方法を明確にする○確認事項・方法を明確にする
照度や解像度を確保する
確認事項・方法を明確にする
土質の確認が映像のみでできるか事前合意を行う
確認事項・方法を明確に
する

△

7

土質の判断確認が困難な場
合がある○

確認事項・方法を明確にする○確認事項・方法を明確に
する

△

○

吊り、支持、取付け方向、操作スペースの有無、点検口の位置、直間部の長さ

確認事項・方法を明確にする
上向きの場合に十分な照度を確保する
確認事項・方法を明確にする
上向きの場合に十分な照度を確保する
確認事項・方法を明確にする

防火ダンパーの有無は可能、隙間処理は困難な場合がある

確認事項・方法を明確にする
解像度の検討を行う

確認事項・方法を明確にする照度を確保する
確認事項・方法を明確にする
上向きの場合に十分な照度を確保する保温工事

施工：保温一般

塗装工事

施工：塗装一般

機器据付工事

施工：一般事項（ｺﾝｸﾘ
ｰﾄ基礎）

機器据付
工事

施工：一般事項（機器及び器具本体）

機器据付
工事

施工：ボイラー（鋼製ﾎﾞｲﾗｰ・鋼製簡
易ﾎﾞｲﾗｰ・小型簡易ﾎﾞｲ
ﾗｰ・簡易貫流ﾎﾞｲﾗｰ・
鋳鉄製ﾎﾞｲﾗｰ・鋳鉄製
簡易ﾎﾞｲﾗｰ）

機器据付工事

施工：ボイラー（地震感知器）据付（位置、水平、垂直、勾配）、離隔の有無・方法組立
基礎ﾎﾞﾙﾄ及び固定ﾎﾞﾙﾄの締め付け状態
ﾎﾞｲﾗｰ内部の洗浄・清掃
付属品の取付け状態・配管支持（油管）・防油提（油だきの場合）
取付状態（建物主要構造部）及び状態（固定、垂直）機器据付
工事

施工：温風暖房機

取付位置・状態（バーナー含む。）

機器据付
工事

施工：鋼板製煙道
（支持）

機器据付
工事

施工：温水発生機（真空式温水発生機・
無圧式温水発生機）
施工：冷凍機（ﾁﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ・空気熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ・遠心
冷凍機・ｽｸﾘｭｰ冷凍機・吸収冷凍機・吸収
冷温水機・吸収冷温水機ﾕﾆｯﾄ）
施工：ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ装置（原動機・発電装置・熱回収装置・制御盤）
施工：氷蓄熱ﾕﾆｯﾄ（熱源機・氷生成装
置・タンク・制御盤）

支持間隔、支持方法（吊りﾎﾞﾙﾄ・ﾌﾞﾗｹｯ
ﾄ・受台）、振れ止め、固定支持金物（ﾛｰﾗ）
ばい煙濃度計及びばいじん量測定口、掃除口の位置
伸縮部及び壁貫通部の施工状態
据付（位置、水平、垂直、勾配）、基礎
ﾎﾞﾙﾄ及び固定ﾎﾞﾙﾄの締め付け状態

機器据付
工事

機器据付
工事

機器据付
工事

機器据付
工事

施工：冷却塔

機器据付工事

施工：空気調和機（ユニット形、コンパ
クト形、パッケージ
形、マルチパッケージ
形、ガスエンジンヒー
トポンプ式）
施工：送風機（遠心送風機・軸流送風機・斜流送風機・消音ﾎﾞｯｸｽ付送風機・排煙機）
施工：ポンプ（空調用ﾎﾟﾝﾌﾟ・ﾎﾞｲﾗｰ
給水ﾎﾟﾝﾌﾟ・真空給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ・ｵｲﾙﾎﾟﾝ
ﾌﾟ・揚水用ﾎﾟﾝﾌﾟ・小形給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ・水
道用直結加圧形ﾎﾟﾝﾌﾟﾕ
ﾆｯﾄ・給湯用循環ﾎﾟﾝ
ﾌﾟ・水中ﾓｰﾀｰﾎﾟﾝﾌﾟ・
消火ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ）
施工：タンク（FRP 製ﾀﾝｸ・鋼板製ﾀﾝｸ・ｽﾃﾝﾚｽ製ﾀﾝｸ・貯湯
ﾀﾝｸ・膨張ﾀﾝｸ・補給水
ﾀﾝｸ・消火用充水ﾀﾝｸ・

機器据付
工事

機器据付
工事

機器据付
工事

見映え
保温材の合せ目及び継目状態、屋外及び多湿箇所のラッキング等の継目シールの状態、鋲の取付け数、保温厚さ、施工順
序
下地の処理及び防錆
塗装種別及び塗り回数
見映え
位置、寸法、配筋、調合、排水溝の有
無、基礎本体と建物躯体との結合基礎ﾎﾞ
ﾙﾄ、ｽﾄｯﾊﾟｰの位置、寸法及び材質、防振材、基礎ﾎﾞﾙﾄ、ｽﾄｯﾊﾟｰ取付部の基礎厚さ
及び隅角部、辺部からの打設距離基礎据付面の水平度離隔（他の機器との距離）

同一の材料・機材・工法等で繰返し施工
される場合の初回○

同一の材料・機材・工法等で繰返し施工
される場合の初回
同一の材料・機材・工法等で繰返し施工
される場合の初回▼○

確認事項・方法を明確にする

同一の材料・機材・工法等で繰返し施工
される場合の初回○

確認事項・方法を明確にする△

同一の材料・機材・工法等で繰返し施工
される場合の初回

同一の材料・機材・工法等で繰返し施工
される場合の初回

見映えの確認は困難

締め付け状態の確認が困難な場合がある

処理や防錆、塗装種別塗回数の確認は可能

確認事項・方法を明確にする
解像度の検討を行う○

確認事項・方法を明確にする○確認事項・方法を明確にする○確認事項・方法を明確にする
上向きの場合に十分な照度を確保する△

据付（位置、水平、垂直、勾配）、基礎
ﾎﾞﾙﾄ及び固定ﾎﾞﾙﾄの締め付け状態
付属品の仕様及び取付けの有無

確認事項・方法を明確にする△

締め付け状態の確認が困難な場合がある
締め付け状態の確認が困難な場合がある

確認事項・方法を明確にする確認事項・方法を明確にする据付（位置、水平、垂直、勾配）、基礎
ﾎﾞﾙﾄ及び固定ﾎﾞﾙﾄの締め付け状態、付属品の仕様及び取付けの有無

同一の材料・機材・工法等で繰返し施工
される場合の初回△締め付け状態の確認が困難な場合がある

確認事項・方法を明確にする据付（位置、水平、垂直、勾配）、基礎
ﾎﾞﾙﾄ及び固定ﾎﾞﾙﾄの締め付け状態、付属品の仕様及び取付けの有無

同一の材料・機材・工法等で繰返し施工
される場合の初回△締め付け状態の確認が困難な場合がある

確認事項・方法を明確にする△

締め付け状態の確認が困難な場合がある

確認事項・方法を明確にする据付（位置、水平）、離隔の確保（煙突、窓、ガラリ等との距離）、基礎ﾎﾞﾙﾄの締め付け状態付属品の仕様及び取付の有無
据付（位置、水平）同一の材料・機材・工法等で繰返し施工
される場合の初回○

確認事項・方法を明確にする据付（位置、水平）同一の材料・機材・工法等で繰返し施工
される場合の初回○

確認事項・方法を明確にする据付（位置、水平）同一の材料・機材・工法等で繰返し施工
される場合の初回○

確認事項・方法を明確にする据付（位置、水平）
耐震強度（基礎ﾎﾞﾙﾄの本数、径）同一の材料・機材・工法等で繰返し施工
される場合の初回○

確認事項・方法を明確にする

8

還水ﾀﾝｸ・熱交換器・ｵ
ｲﾙﾀﾝｸ・ｵｲﾙｻｰﾋﾞｽﾀﾝｸ）

機器据付
工事

施工：衛生器具

取付状態（水平、垂直、固定、補強）、管との接続状態（ﾊﾞﾘ等の除去）、水栓、洗浄弁等の水量の調整

同一の材料・機材・工法等で繰返し施工
される場合の初回▼

詳細な確認は困難

解像度の検討を行う

機器据付工事

施工：ガス湯沸器、潜熱回収型給湯器取付状態（固定）、運転状態（点火の良否、燃焼状態）、安全装置の作動状態△

施工：貯湯式電気温水器

取付状態（固定）
付属品の仕様及び取付の有無

取付状態の確認が困難な場
合がある
取付状態の確認が困難な場
合がある

確認事項・方法を明確に
する

機器据付
工事
機器据付
工事

施工：消火機器

機器据付
工事

施工：厨房機器（流し・作業台・戸棚・棚・熱調理器・ｶﾞ
ｽﾚﾝｼﾞ・電子ﾚﾝｼﾞ・ｶﾞｽ
ﾃｰﾌﾞﾙﾚﾝｼﾞ・電気ﾃｰﾌﾞﾙﾚﾝｼﾞ・揚物器(ﾌﾗｲﾔ)・
炊飯器・焼物器・煮炊
釜・食器洗浄機・低温機器）
施工：試験調整（自動制御設備の調整）

扉の開閉方向、据付（位置、高さ、水平）扉の開閉具合の良否作動の確認認定
証（ﾉｽﾞﾙ、ﾎｰｽ、減圧機構）、鑑定証等の確認据付状態（配置、高さ、水平）
取付状態（固定）運転状態（点火の良否、燃焼状態）
認証証票の貼付

同一の材料・機材・工法等で繰返し施工
される場合の初回
同一の材料・機材・工法等で繰返し施工
される場合の初回
同一の材料・機材・工法等で繰返し施工
される場合の初回
同一の材料・機材・工法等で繰返し施工
される場合の初回△

取付状態の確認が困難な場
合がある

確認事項・方法を明確にする

調整工程の確認、取付場所,取付方法の確認、各機器の結線の確認、各機器単位での調整、各制御ループごとの動作確認

同一の材料・機材・工法等で繰返し施工
される場合の初回▼性能・機能試験の確認は困難

確認事項・方法を明確にする
計測による確認は可能

幹線接続の確認及びリモート側入出力構成の確認、各監視ポイントの接続確認、
中央監視盤,リモート盤及び周辺機器の電源投入、データファイルの投入及び確認、中央監視盤の画面構成及び周辺機器の表示確認、動力機器と連動動作確認、
中央制御盤装置の各制御プログラムの作
動確認
取付位置
設置位置

同一の材料・機材・工法等で繰返し施工
される場合の初回▼性能・機能試験の確認は困難

遠隔なら現地・中央で監視できると同時に確認が可能確認
計測による確認は可能

同一の材料・機材・工法等で繰返し施工
される場合の初回
同一の材料・機材・工法等で繰返し施工
される場合の初回
同一の材料・機材・工法等で繰返し施工
される場合の初回
同一の材料・機材・工法等で繰返し施工
される場合の初回
同一の材料・機材・工法等で繰返し施工
される場合の初回
同一の材料・機材・工法等で繰返し施工
される場合の初回
同一の材料・機材・工法等で繰返し施工
される場合の初回
同一の材料・機材・工法等で繰返し施工
される場合の初回

○

自動制御
設備工事
自動制御
設備工事

施工：試験調整（中央監視制御装置の
調整）

ガス設備
工事

施工：器具の取付（ガス栓・ガス漏れ警
報器・ｶﾞｽﾒｰﾀｰ）
施工：管の接合

ガス設備
工事

接合方法
非破壊検査の適用箇所

ガス設備
工事

施工：配管

一般事項、支持・固定埋設深さ、防食処
理

さく井設
備工事

材料及び施工：ケーシ
ング

規格,材質,長さ、ケーシング継目の方
法、垂直度

さく井設
備工事

材料及び施工：スクリーン

長さ，設置位置及び構造

さく井設
備工事

材料及び施工：砂利充
てん

天端深度、採水層粒子径

さく井設
備工事

材料及び施工：仕上げ（スワビング）

泥水濃度

し尿浄化
槽設備工
事

材料
（現場施工型）

規格、材質、寸法

し尿浄化
槽設備工
事
し尿浄化
槽設備工
事
昇降機設
備工事

施工：し尿浄化槽（土工事・地業工事）

掘削状況、捨ｺﾝｸﾘｰﾄ状況、砂利の状況、基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ強度、厚さの確認、埋戻し状
況
本体設置、型式認定

昇降機設
備工事

施工：し尿浄化槽（ﾕﾆｯﾄ形浄化槽）
施工（ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ・小荷物専用昇降機）：機械
室内機器（巻上機・電動機・盤類）・かご・乗場（かご室・乗場）・昇降路内機器（レール・レールブラケット）・安全装置・耐震施工
施工（ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ・小荷物専用昇降機）：電気
配線（電線管・配線）

固定
取り付け

種別・サイズ・接続方法

9

△

○

△

○

確認事項・方法を明確にする確認事項・方法を明確にする確認事項・方法を明確にする
接合状態の確認が困難な場
合がある

確認事項・方法を明確にする
解像度の検討を行う
確認事項・方法を明確にする○確認事項・方法を明確にする○確認事項・方法を明確にする○確認事項・方法を明確にする○確認事項・方法を明確にする○確認事項・方法を明確にする

同一の材料・機材・工法等で繰返し施工
される場合の初回
同一の材料・機材・工法等で繰返し施工
される場合の初回
同一の材料・機材・工法等で繰返し施工
される場合の初回○

確認事項・方法を明確にする○確認事項・方法を明確にする○確認事項・方法を明確にする
ピット又は地下階の工事になる場合が多いため、照度確保が必要同一の材料・機材・工法等で繰返し施工
される場合の初回○

確認事項・方法を明確にする
ピット又は地下階の工事になる場合が多いため、照度確保が必要昇降機設
備工事

試験（ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ・小荷物専用昇降機）：試運
転施工（ｴｽｶﾚｰﾀｰ）：構造
体・駆動装置（踏段ﾚｰ
ﾙ・チェーン）・踏段・欄干・乗降口・安全装
置・耐震施工施工（ｴｽｶﾚｰﾀｰ）：電気
配線（電線管・配線）試験（ｴｽｶﾚｰﾀｰ）：試運
転

作動調整

機械式駐
車設備工
事

施工：構造体（支柱、梁）

固定
出入口の最小有効対策

同一の材料・機材・工法等で繰返し施工
される場合の初回

○

機械式駐
車設備工
事

施工：搬器・駆動装置（電動機、ブレーキ、伝動部、油圧パワーユニット）・安全装置・盤類（運転操作盤、電源盤、制御盤）
施工：塗装（前処理、塗装種別、
塗装回数、外観）
施工：電気配線（配線、ケーブル）

据付け

同一の材料・機材・工法等で繰返し施工
される場合の初回○

前処理、塗装種別、塗装回数、外観▼試験：ＪＩＳに準ずる
試験等
（各寸法）
試験：装置
（試運転）

各寸法

同一の材料・機材・工法等で繰返し施工
される場合の初回
同一の材料・機材・工法等で繰返し施工
される場合の初回
同一の材料・機材・工法等で繰返し施工
される場合の初回

一般事項

有資格者の確認

医療ガス
設備工事

機材：医療ガス供給装
置

規格、材質

医療ガス
設備工事

施工：機器・配管据付状態
誤接続の有無

医療ガス
設備工事

試験：装置
（試運転）

作動確認

▼

作動確認は困難計測による確認は可能

総合調整

総合：風量調整・作動確認

運転状態（各系統風量，排煙口，ＰＤ・
ＳＦＤ）▼

計測による確認は可能

総合調整

総合：水量調整

運転状態（各系統流量）

▼

総合調整

総合：環境計測

運転状態（室内温度・湿度，浮遊粉塵濃度，風速分布，騒音，水質測定）

▼

総合調整

個別：熱源機器類・ポンプ類・送風機類・空気調和類・冷却塔
個別：自動制御

運転状態（能力，振動，連動）▼

運転状態（調整，設定値，連動）▼

風量試験、排煙口動作試験
等は困難
運転状態の確認は困難
騒音、風速分
布等肌で感じる必要のある
項目の確認は困難
作動時の振動・騒音の確認は困難
総合機能試験
の確認は困難

昇降機設
備工事

昇降機設
備工事
昇降機設
備工事

機械式駐
車設備工
事
機械式駐
車設備工
事
機械式駐
車設備工
事
機械式駐
車設備工
事
医療ガス
設備工事

総合調整

▼

固定
取り付け

同一の材料・機材・工法等で繰返し施工
される場合の初回○

種別・サイズ・接続方法

同一の材料・機材・工法等で繰返し施工
される場合の初回

○

作動調整

▼

種別・サイズ・接続方法

作動確認

10

計測による確認は可能

確認事項・方法を明確にする
ピット又は地下階の工事になる場合が多いため、照度確保が必要
確認事項・方法を明確にする
作動調整は困難計測による確認は可能

確認事項・方法を明確にする
ピット又は地下階の工事になる場合が多いため、照度確保が必要
確認事項・方法を明確にするピット又は地下階の工事になる場合が多いた
め、照度確保が必要

詳細な確認は困難

解像度の検討を行う○

確認事項・方法を明確にする○確認事項・方法を明確にする▼

同一の材料・機材・工法等で繰返し施工
される場合の初回
同一の材料・機材・工法等で繰返し施工
される場合の初回
同一の材料・機材・工法等で繰返し施工
される場合の初回作動調整は困難作動確認は困難計測による確認は可能○

確認事項・方法を明確にする○確認事項・方法を明確にする○確認事項・方法を明確にする

計測による確認は可能
計測による確認は可能

計測による確認は可能

計測による確認は可能