背幅 3 mm

（昭 和 43 年 6 月 7 日 第 3 種 郵 便 物 認 可）
（会報 VOL. 6 3 7 ）2020 年 4 月 5 日発行（年 10 回発行）

会 報

4

２０２０．

ＶＯＬ．６３７●おしらせ

都内で高圧ガスを扱うご商売されている方々へ（公社）東京都高圧ガス保安協会へ加入しましょう
謹

告

年会費の改定（値上げ）（案）について

行事

第56回通常総会のご案内

受付

冷凍空調施設工事事業所認定 新規・更新申請受付のご案内

講習

2020年度上期 第三種冷凍機械法定資格講習のご案内
第１回 高圧ガス運送指導員等保安講習のご案内
特殊材料ガス保安講習のご案内
高圧ガス販売事業者保安講習のご案内
2020年（令和２年）度 講習会開催予定●協会事業報告2020 年度冷凍・空調事業所保安検査・施設検査
方針決まる

●法令情報

改正フロン排出抑制法が 4 月 1 日から施行

公益社団法人 東京都高圧ガス保安協会

http://www.tokyo-khk.or.jp

14404514 会報 表1-4.indd

12020/03/25

14:16:02

背幅 3 mm

NEW MODEL

小型軽量で作業の妨げにならない！
ポータブルガスモニター

MODEL:GW-3

GW-3& 04 Series

わずか約45g！

世界最小＆最軽量クラスを実現

腕や胸元への装着に最適（時計ベルト＆クリップ標準付属）

腕装着時

CO

O2

CO&O2

腕装着時

ヘルメットバンド装着時

H2S

1 高性能なRセンサシリーズ搭載

広い温度範囲で使用可能で高性能＆耐久性に優れた新型Rセンサ搭載。
また、国内メーカー初のCO&O2センサ搭載で小型2成分検知を実現！
さらに、H2の干渉影響を大幅に低減したCOセンサも同時ラインアップ。

2 センサ保証3年
3 信頼の安全構造

2（O（ガルバニ電池式）
を除く）

本質安全防爆構造
防塵防水構造 GW-3 IP66/68相当、04 Series IP66/67相当

MODEL:

04 Series

連続使用時間 最長9000時間
乾電池＆充電池 選べる2つの電源仕様

CO
ベルト装着時

O2

CO&O2

H2S

SO2

胸ポケット装着時

詳しくは

理研計器

で検索！

http://www.rikenkeiki.co.jp/

14404514 会報 表2-3.indd

12020/03/25

14:20:01

会
2020．4目

報VOL. 637号

次

お し ら せ謹

告

年会費の改定（値上げ）（案）について ······································ 2

予告2020年（令和2年）度の年会費請求時期について ·························· 9

都内で高圧ガスを扱うご商売されている方々へ ·············································· 10
当協会の加入のメリットを（公社）東京都高圧ガス保安協会へ加入しましょう
まとめています。
行事

第56回通常総会のご案内 ··················································· 11

受付

冷凍空調施設工事事業所認定 新規･更新申請受付のご案内 ··········· 12

講習

2020年度上期 第三種冷凍機械法定資格講習のご案内 ·················· 13
第1回 高圧ガス運送指導員等保安講習のご案内 ························· 14
特殊材料ガス保安講習のご案内 ············································ 16
高圧ガス販売事業者保安講習のご案内 ···································· 18
2020年（令和2年）度 講習会開催予定 ····································· 20

講習・検定

令和2年（2020年）度高圧ガス保安協会（ＫＨＫ）講習・検定予定 ·········· 21

協会事業報告2020年度冷凍・空調事業所保安検査・施設検査方針決まる ································· 23

法令情報

改正フロン排出抑制法が4月1日から施行···························································· 27

新連載企画『水素社会』

第1回 2020年、水素エネルギーのいま～少しずつ見えてきた「水素社会」の姿 ············· 34

冷凍空調情報平成29年（2017年）に発生した冷凍空調施設における事故等について（その1） ············· 39

保安

事故事例 ・液化塩素貯槽の払出ライン安全弁取外し点検中の液化塩素漏えい ·········· 44
ヒヤリハット ・液化窒素ＣＥのバルブの開閉忘れ！ ·········································· 45

高圧ガスの相談室

フルオロカーボンの燃焼性の基準について教えてください。 ····································· 46

協会だより委員会等開催報告、協会日誌、新規入会勧誘のお願い ···································· 47
協会からのご案内························································································ 48
東京都高圧ガス保安協会の発行図書 ······························································· 49
お問合せコーナー＆広告掲載のお願い ···························································· 51
デスク雑感································································································· 52
東高保 会報 2020 4 VOL. 637 号

1

謹 告

年会費の改定（値上げ）（案）について平素より、当協会の事業にご理解とご協力を頂き、厚く感謝申し上げます。
年会費の改定（値上げ）案については、本会報の 1・2 月号及び 3 月号でお知らせをしてきました。
この改定案について本年 3 月 10 日に開催されました理事会において、あらたに2020年度における軽減措置を設けることを含めて別紙のようにご承認をいただきましたので、お知らせ致します。
なお、本改定案については５月の定期総会でご承認を頂いた上で、正式に当協会
ホームページへの掲載及びご請求書等でお知らせさせて頂く予定です。
今後も会員皆様のニーズに即した事業の実施、充実を図ってまいりますので、引き続きのご支援ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

2

東高保
VOL.637号
東高保 会報会報 2020.4
2020 4 VOL.
637 号

会員 各位公益社団法人東京都高圧ガス保安協会
会費の改定について

当協会の財政状況の健全化と協会事業の充実を図るため、２０２０年 4 月 1 日から下記の通り、当協会の会費を改定し、「公益社団法人東京都高圧ガス保安協会の会費等に関する規則」第 4 条(2)を改定します。
記【会費値上げ案】
１ 値上げの内容
一般ガス事業所、冷凍空調事業所、高圧ガス関連事業所については
現行年会費・ ６万円以上については、値上げ額 一律８千円
・ ６万円未満については、値上げ額 一律５千円
なお、団体会員、個人会員及び入会金については改定しません。
２ 実施時期
２０２０年度から（本則適用は２０２１年度から）※ 本案件は本年 5 月 27 日の当協会総会において承認後、4 月に遡り適用します。
※ 5 頁以降に「公益社団法人東京都高圧ガス保安協会の会費等に関する規則」第4 条(2)に定める現行の会費と改定後の会費の対照表を掲載します。

東高保
VOL.637号
東高保 会報会報 2020.4
2020 4 VOL.
637 号

3

〇２０２０年度の措置２月に入り、新型コロナウィルスによる感染症が広がり、それに伴い世界経済への影響に対する警戒感が強まっています。
国内においても日本経済への影響の長期化を懸念し、政府の製造業などへの支援
策、東京都においても中小企業への融資拡大などの支援策を講じるところです。
こうした状況を鑑み、当協会においては、会員事業者への負担を軽減する観点か
ら２０２０年度においては、会費の改定については以下の金額となります。
なお、２０２１年度においては、改定予定の「会費等に関する規則」に則り、会費請求を行うこととします。

記

１ ２０２０年度値上げの内容
年会費改定額
６万円以上の会員については、値上げ額 ４千円（本則８千円）
６万円未満の会員については、値上げ額 ２千円（本則５千円）

２ 期間
２０２０年度１年間

次頁に会費の改定表を掲載します。
黄色の網かけが本則適用の会費、水色の網かけが 2020 年度の会費となりま
す。

4

東高保
VOL.637号
東高保 会報会報 2020.4
2020 4 VOL.
637 号

年 会 費 の 改定

新 旧 対 照 表（案）

公益社団法⼈東京都⾼圧ガス保安協会の会費等に関する規則第4条(2)2020 年度の年会費は青の網かけの金額となります。

１．正 会 員ア

冷凍空調事業所会員（ア） 冷凍空調事業所のうち⾼圧ガス保安法（以下「法」という。）第５条に該当する事業所の１年間の会費は、次に掲げる冷凍能⼒（冷凍保安規則第5条の規定による。）に該当する⾦額とする。
A

往復動式・スクリュー式
改定（本則）

2020年度の

円

年会費
円

措置
年会費 円

冷凍能⼒

現⾏年会費

トン 以上 未満

冷凍能⼒

現⾏年会費

トン 以上 未満円

改定（本則）

2020年度の

年会費
円

措置
年会費 円

3,000〜

130,000

138,000

134,000

150〜

160

73,00081,00077,0001,000〜3,000

105,000

113,000

109,000

140〜

150

70,00078,00074,000750〜1,000

100,000

108,000

104,000

130〜

140

68,00076,00072,000500〜 750

98,000106,000

102,000

120〜

130

65,00073,00069,000400〜 500

97,000105,000

101,000

110〜

120

62,00070,00066,000300〜 400

96,000104,000

100,000

100〜

110

59,00064,00061,000250〜 300

91,00099,00095,00090〜

100

54,00059,00056,000230〜 250

90,00098,00094,00080〜90

51,00056,00053,000220〜 230

89,00097,00093,00070〜

80

48,00053,00050,000210〜 22087,00095,00091,00060〜70

45,00050,00047,000200〜 210

86,00094,00090,00050〜60

42,00047,00044,000190〜 200

84,00092,00088,00040〜

50

33,00038,00035,000180〜 190

82,00090,00086,00030〜

40

29,00034,00031,000170〜 180

79,00087,00083,00020〜30

26,00031,00028,000160〜 170

76,00084,00080,000

ただし、会費の最⾼⾦額は138,000円（本則改定）とする。2020年度の措置は134,000円とする。（現⾏130,000円）

Ｂ

ターボ式
ａ

ターボ式のみ冷凍能⼒
トン 以上 未満

最初の１台

最初の１台

2020年度の１台増す毎に１台増す毎に2020年度の（現⾏）
円（本則改定）
円

措置

（現⾏）
円

（本則改定）

措置

改定なし

改定なし

円

3,000〜

70,00078,00074,00023,0001,000〜3,000

63,00071,00067,00021,000

改定なし

改定なし

300〜1,000

49,00054,00051,00019,000

改定なし

改定なし

100〜 300

40,00045,00042,00016,000

改定なし

改定なし

100未満

34,00039,00036,00012,000

改定なし

改定なし

東高保

会報 2020.4

VOL.637 号

東高保 会報 2020 4 VOL. 637 号

5ｂ

往復動式・スクリュー式と併設

冷凍能⼒

１台毎に

１台毎に

2020年度の（現⾏）（本則改定）

措置

トン 以上 未満円

3,000〜

23,000

改定なし

改定なし

1,000〜3,000

21,000

改定なし

改定なし

300〜1,000

19,000

改定なし

改定なし

100〜 300

16,000

改定なし

改定なし

100未満

12,000

改定なし

改定なし（イ） 冷凍空調事業所のうち法第５条の⾮該当事業所の１年間の会費は、次に掲げる冷凍能⼒に該当する⾦額とする。
改定（本則）

2020年度の

年会費

措置

冷凍能⼒

現⾏年会費

トン 以上 未満円

円

1,000〜

66,00074,000750〜1,000

65,000500〜 750

改定（本則）

2020年度の

年会費

措置

冷凍能⼒

現⾏年会費

トン 以上 未満円

円

70,000170〜 180

52,00057,00054,00073,00069,000160〜 170

50,00055,00052,00064,00072,00068,000150〜

160

48,00053,00050,000400〜 500

62,00070,00066,000140〜

150

45,00050,00047,000300〜 400

61,00069,00065,000130〜

140

43,00048,00045,000250〜 300

60,00068,00064,000120〜

130

41,00046,00043,000230〜 250

59,00064,00061,000110〜

120

38,00043,00040,000220〜 230

58,00063,00060,000100〜

110

36,00041,00038,000210〜 220

56,00061,00058,00090〜

100

34,00039,00036,000200〜 210

55,00060,00057,00080〜90

31,00036,00033,000190〜 200

54,00059,00056,00070〜

80

180〜 190

53,00058,00055,000

70未満

6

年会費

円

東高保 会報 2020 4 VOL. 637 号

年会費円

29,00034,00031,00026,00031,00028,000イ

⼀般ガス事業所会員
⼀般ガス事業所の1年間の会費は、会員の事業所毎において、次に掲げる会員の級別に該当する⾦額とする。
級

対

別

特級会員

事

象

業

所

業種、業態に関係な
く、特級会員として現⾏年会費円改定（本則）
年会費円

2020年度の措置
年会費

80,00088,00084,00057,00062,00059000

41,00046,00043,00029,00034,00031,00021,00026,00023,00016,00021,00018,000円

加⼊したもの。
1.

⾼圧ガス製造(専業)事業所
2.

四種類以上の⾼圧ガス販売事業所
3.

三種類以上の⾼圧ガスを３００m3

⼀級会員

以上または３トン以
上貯蔵、消費する事
業所
4.

容器製造事業所

5.

バルブ製造事業所またはこれに準じるもの
1.

⾼圧ガス製造（充てん）事業所
2.

三種類の⾼圧ガス販売事業所

⼆級会員

3.

ニ種類の⾼圧ガス（300m3または3
トン以上）を貯蔵し,消費する事業所
またはこれに準じたもの
1.

ニ種類の⾼圧ガス販売事業所2.

三級会員

溶断及び冷凍,冷房機器製造等事業所
3. ⼀種類の特定⾼圧ガス消費事業所またはこれに準じたもの
1. ⼀種類の⾼圧ガス販売事業所2.

四級会員

溶断及び冷凍,冷房機器販売事業所
3.

⼀種類の⾼圧ガス消費事業所⼜はこれに準じたもの
1.

第⼆種製造事業所 （法第5条第2項
第１号による者、但し特定⾼圧ガス消費
事業所は除く）

五級会員

2.

消⽕⽤⾼圧ガス貯蔵所
3.

その他前各号に該当しない⾼圧ガス
関係事業所（⾼圧ガスの種類とは、可燃性・毒性、可燃性、毒性、酸素、その他及び液化⽯油ガスの６種とする。）

東高保 会報 2020 4 VOL. 637 号

7ウ

⾼圧ガス関連事業所会員
対

象

事業所会員

エ

現

⾏

⾦

額

期

１⼝ 30,000円

⾦

１年間

額

2020年度の措置
⾦額

１⼝ 35,000円

１⼝ 32,000円

改定（本則）

2020年度の措置

団体会員
対

象

⼀般社団法⼈協会

⼀般社団法⼈現

東京都エルピーガス
東京都エルピーガススタ

ンド協会

⼀般社団法⼈

東京都冷凍空調設備

協会オ

改定（本則）

間

⾏

⾦

額

⾦

額

⾦

額

350,000円

改定なし

改定なし

200,000円

改定なし

改定なし

150,000円

改定なし

改定なし

個⼈会員
現

⾏

⾦

7,000円※額改定（本則）
⾦

2020年度の措置

額

⾦

改定なし

額

改定なし

以上の正会員の⼊会⾦については改定なし。
⼊会⾦15,000円

改定（本則）

2020年度の措置

正会員と同⼀組織内

改定（本則）

2020年度の措置

⼊会⾦

⼊会⾦

の⼊会⾦

同⼀組織⼊会⾦同⼀組織⼊会⾦

改定なし

改定なし

7,000円

改定なし

改定なし

改定（本則）

2020年度の措置

年会費

年会費

改定なし

改定なし

改定（本則）

2020年度の措置

年会費

年会費

改定なし

改定なし

２． 特別会員
特別会員の⼊会⾦及び年会費は、免除する。
現⾏⼊会⾦
免除

改定（本則）

2020年度の措置

⼊会⾦

⼊会⾦

改定なし

改定なし

現⾏年会費
免除

３． 賛助会員
賛助会員の⼊会⾦は免除し、年会費は、⼀⼝30,000とする。
現⾏⼊会⾦
免除

改定（本則）

2020年度の措置

⼊会⾦

⼊会⾦

改定なし

改定なし

現⾏年会費
1⼝ 30,000円

以下、省略（現⾏通り）
附

則
この規則は、令和2年4⽉1⽇より施⾏する。

8

東高保 会報 2020 4 VOL. 637 号

予

告2020 年（令和 2 年）度の年会費請求時期について平素より当協会の事業に対しご理解とご協力をいただき厚く感謝申し上げます。
さて、本協会の会費につきましては、各会員様に、請求書を 2018年度から、予算案が確定する総会終了後の 6 月にお送りさせていただいております。
今年度も 6 月にご請求をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。

2020 年 4 月 5 日

公益社団法人 東京都高圧ガス保安協会

東高保
VOL637
東高保 会報会報 2020.4
2020 4 VOL.
637 号 号9

都内で高圧ガスを扱うご商売されている方々へ(公社)東京都高圧ガス保安協会へ加入しましょう
・高圧ガスは法令等に基づき、適正に取扱えば安全なガスですが、その取扱いを間違えれば爆発や火災など重大な事故につながります。
・当協会に加入している事業者の皆様は、高圧ガスに関わる法令や取扱いを学び、現場でその知識を生かすことにより、事故のない安全な作業、販売を行っています。
・高圧ガスによる重大な事故件数が近年減少しているのも、事業者方々が保安に関する高い知
識や意識を持ち事業を営まれている現れと考えています。

協会加入により以下のようなメリットがあります。
１ 保安講習会
一般ガス、冷凍施設とも会員価格での受講ができます。

２ 会報
年 10 回、会報を発行しています。講習会や各協会事業のお知らせ、各種保安情報が満載。社内の保安教育にご使用いただいている企業もあります。

３ 冷凍施設冷凍施設については施設検査、保安検査を無料で行う他、ニーズに応じ検査員による事
業所内の保安講習や各保安情報の提供を行うことが可能です。

４ 防災訓練への参加
毎年、東京都と東京都高圧ガス防災協議会の協賛で、高圧ガス防災訓練を行っており、会員は防災協議会にも加入できるため、訓練参加が可能です。

５ 刊行物・図書の低価格での購入
国家試験対策のための試験問題集など、会員価格での購入ができます。

年会費など
・入会金 15,000 円（既に同じ企業様が会員になっている場合は 7,000 円となります。
）
・冷凍会員年会費
冷凍機の能力により会費が異なりますが、平均 65,000 円程度となります。
・一般ガス会員年会費取扱うガスの種類数によりますが、16,000 円から 80,000 円となります。

※ 会費の詳細は当協会のホームページをご覧ください。
http://www.tokyo-khk.or.jp/【お問合せ】
公益社団法人東京都高圧ガス保安協会
東京都文京区本郷 5⊷23⊷13 タムラビル 3 階
電話０３（３８３０）０２５２ Fax０３（３８３０）０２６６
10

東高保
VOL637
東高保 会報会報 2020.4
2020 4 VOL.
637 号 号

＜おしらせ＞
行 事

第 56 回通常総会のご案内
第 56 回通常総会を下記により開催いたしますので、会員の皆様には、ご出席くださいますようご案内申し上げます。
記
日 時：2020 年 5 月 27 日（水) 午後 3 時 30 分から
場 所：東京ガーデンパレス 2 階「高千穂」（下記「案内図」参照）
東京都文京区湯島 1 丁目 7 番 5 号 ☎03(3813)6211
議 案：
第 1 号議案
2019 年度事業報告の承認を求める件
第 2 号議案
2019 年度収支決算の承認を求める件
第 3 号議案 会費の改定の承認を求める件
第 4 号議案
2020 年度事業計画及び収支予算の報告の件
懇親会：総会終了後、同ホテル 2 階「天空｣において会費 6,000 円（当日ご持参ください。
）（追 記）
会員各位へのご通知は、5 月初旬に発送いたします。
会場案内図＜交通機関・最寄り駅＞
JR「御茶の水駅」下車 聖橋口から徒歩 8 分
東京メトロ丸の内線「お茶の水駅」下車 徒歩8分
東京メトロ千代田線「新御茶の水駅」下車 徒
歩8分※駐車台数に限りがありますので、車でのご来館はご遠慮ください。

※ 今後、新型コロナウイルス感染症の状況次第では、総会及び懇親会の開催を見合わせる場合がございます。この場合、書面による決議となりますので、御了承の程、宜し
くお願い致します。
東高保 会報 2020 4 VOL. 637 号

東高保

会報 2020.4

VOL.637 号

11＜おしらせ＞
受 付

冷凍空調施設工事事業所認定
新 規 ･更 新 申 請 受 付 の ご 案 内
当協会では、標記受付を下記のとおり行います。なお、申請対象事業所は、次のとおりです。
➀ 新 規 申 請 ：「冷凍空調工事保安管理者」資格取得者のいる事業所➁ 更 新 申 請 ：平成 29 年 7 月 1 日付けで認定を受けた事業所 (3 年毎に更新が必要です。)
記
１．申込方法➀ 新 規 申 請 ：当協会の担当者までお問い合わせください。
TEL：03(3830)0252 冷凍担当
➁ 更 新 申 請 ：事前に申込関係書類をお送りしますので、更新手数料を下記口座に振込のうえ、振込証明書をコピーし、申込関係書類に添えて郵送でお送りください。
【振込先】 口 座 名 ： （公益社団法人）東京都高圧ガス保安協会
銀 行 名 ： 三井住友銀行 銀座支店
口座番号 ： （普通） １４７７７３２
２．送付先〒113-0033
東京都文京区本郷 5-23-13 タムラビル 3 階
公益社団法人東京都高圧ガス保安協会
３．受付期間2020 年 4 月 3 日（金） ～ 2020 年 4 月 30 日（木） 必着
認定されると得られる事業所認定証と管理者証（実際のサイズではありません。
）

12

東高保 会報 2020 4 VOL. 637 号

東高保

会報 2020.4

第 637 号

講 習2020 年度上期
第三種冷凍機械法定資格講習のご案内
標記講習を高圧ガス保安協会（以下「KHK」という。
）からの委託を受けて実施します。
① 講習の申込みは、KHK のホームページ(hhttp://www.khk.or.jp/)または郵便振替(専用振替用紙)にて行ってください。

【 講 習 会 内 容 】
講

習

期

定
講
イ
受

習
ン

郵
受

タ
付

会
ー

便
付

ネ
期

ッ

振
期

間

2020 年 6 月 8 日（月）～6 月 10 日（水）

員

200 名

場

全国家電会館
文京区湯島 3-6-1

ト間

2020 年 5 月 7 日（木）～5 月 17 日（日）替間2020 年 5 月 7 日（木）～5 月 15 日（金）インターネット受付での受講料

16,400 円

郵便振替受付での受講料

16,900 円

KHK 受 付 受 講 票 発 送 日

2020 年 5 月 26 日（火）検日2020 年 7 月 5 日（日）場

東京セミナー学院
豊島区西池袋 5-4-6

日

2020 年 7 月 6 日（月）合 格 者 番 号 公 表 日2020 年 8 月 4 日（火）合2020 年 8 月 4 日（火）

定

検
正

定
解

格

会

答

通

発

知

発

表

送

日

注 ➀受講料は、検定試験料を含みますが、テキスト代は含みません。
②テキストは、 (公社)日本冷凍空調学会（Tel：03-5623-3223）にお問い合せください。
受講者情報の取扱いについて◇ KHK は、講習申込の際に氏名、生年月日、住所等の個人情報を収集します。これらの情報はこの講習の受付・採点・合否通知のために使用するほか、高圧ガスに 関する資格、法定義務講習及び保安教育に関連した書籍等についての情報提供にも使用することがあります。
◇ KHK は、上記の活動を行うため個人情報を適切に管理していると認められる外部の業者に収集した個人情報の取扱いを委託することがあります。この場合、委託先では KHK の適切な監督の下に委託業務を実施するために個人情報を使用します。
◇ KHK は、収集した個人情報を次のように使用することはありません。 ・申込者の個人情報を外部に意図的に公開・提供すること。 ・外部からの個入情報の公開・提供の依頼に対して本人の同意を得ずに提供すること。 ただし、法令により開示しなければならない場合を除きます。

東高保 会報 2020 4 VOL. 637 号

東高保

会報.2020.4

VOL.637 号

13【お知らせ】受講者の皆様におかれては、新型コロナウィルス感染症拡大等の状況次第で講習会の中止や延期の可能性があることをお含みおき下さいますようお願い申し上げます。各講習会開催状況はホームページ等でご確認頂きますようお願い申し上げます。
講 習

第 1 回 高圧ガス運送指導員等保安講習のご案内

高圧ガス保安法第 27 条（従業員に保安教育を施す義務）による保安教育の一環として、標記講習を下記のとおり実施いたします。なお、申込期間内でも定員に達したときは締め切らせていただきます。なお、昨年 4 月から本講習受講証は、神奈川県内を通行する際、必要な講習修了証と同等とみなされていますので、受講をおすすめいたします。
記
１．日 時及び場所
2020 年 6 月 1 日(月) 全国家電会館 5 階講堂 〒113-0034 文京区湯島 3-6-1※受付：13 時 講習：13 時 20 分～16 時 30 分
２．行政からのお知らせ｢最近の高圧ガス保安行政の動向等について｣ 13 時 20 分～14 時 10 分
東京都環境局 環境改善部 環境保安課｢高圧ガスの移動について｣ 14 時 10 分～14 時 50 分
警視庁 生活安全部
３．講習内容「移動時の保安と事故例」15 時～16 時 30 分
大陽日酸株式会社
受講料及び受講申込方法
受

講料

当協会の会員 5,000 円
非 会 員 8,000 円※受講料にはテキスト代及び消費税が含まれております｡

申 込 方 法次頁の申込書にて、受講料をお支払のうえ、申込みください。受講料は銀行振込でお願いします。振込詳細は、申込書をご参照ください。

申 込 期 限2020 年 5 月 25 日 (月)

定
申

員
込

先

150 名
（定員超過後の申込は、振り込まれた受講料は返金します。）
東 京 都 文 京 区 本 郷 5-23-13 タ ム ラ ビ ル 3 階〒113－0033
公益社団法人東京都高圧ガス保安協会
電話 03-3830-0252
FAX 03-3830-0266

講習会会場案内図
全国家電会館〒113-0034 文京区湯島 3-6-1
電話 03(3832)4291＜交通機関＞
東京メトロ 千代田線
「湯島」駅下車 5 番出口 徒歩 5 分
東京メトロ 銀座線
「末広町」駅下車 徒歩 6 分※駐車場はありません。
車での来場は、ご遠慮ください。
14

東稿保会報 2020.4

VOL.637 号

東高保 会報 2020 4 VOL. 637 号

分

宛先
ＦＡＸ

公益社団法人東京都高圧ガス保安協会
0 3 - 3 8 3 0 - 0 2 6 6

受

講

申

込

書
2020 年

月日

・受講料をお支払いのうえ、お申込みください。
・受講料確認後、「受講票」を送信しますので、 受 講
番 号
ＦＡＸ番号は必ずご記入ください。
・楷書で正確にご記入ください。

講習の種類

第1 回高圧ガス運送指導員等保安講習（ 6 月 3 日開催 ）（フリガナ）

受講者証の有無

受 講 者 氏 名

☐有(№

)☐無

事 業 所 名部 ・ 課 ・ 係
事

業

所

所

在

地

会員・非会員の別
【

申

込

方

(〒

-

)

電話

(

)

連絡用 E ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

☐会員(№
法

(

)

＠

) ☐非会員

】申 込 方 法

振
込
証
明
書
類
貼
付
欄

FAX

銀 行 振 込 先

①本頁をコピーする。
②太線内の必要事項を記入する。
③受講料を右欄の銀行に振り込む。
＊受講票送付後は、受講料は返金できません。ご注意ください。

④振込明細書等の「振込証明書類」のコピーを左欄貼付欄に貼付する。
⑤本申込書を上記宛先に FAX する。

三井住友銀行銀座支店
普通預金
口座番号：1477732
口 座 名：公益社団法人
東京 都高圧ガス保 安協会＊振込手数料は、受講者負担でお願いします。

問い合わせ先公益社団法人東京都高圧ガス保安協会〒113-0033
文京区本郷 5－23－13
タムラビル 3 階
電 話 03-3830-0252
Ｆ Ａ Ｘ 03-3830-0266

この申込みで収集しました個人情報は、この講習の受付確認等の保安講習に関連した情報提供に使用します。

東稿保会報 2020.4

VOL.637 号

東高保 会報 2020 4 VOL. 637 号

15【お知らせ】受講者の皆様におかれては、新型コロナウィルス感染症拡大等の状況次第で講習会の中止や延期の可能性があることをお含みおき下さいますようお願い申し上げます。各講
習会開催状況はホームページ等でご確認頂きますようお願い申し上げます。

特殊材料ガス保安講習のご案内

講 習

高圧ガス保安法第 27 条（従業員に保安教育を施す義務）による保安教育の一環として、標記講習を下記のとおり実施いたします。貴事業所の保安教育としてご利用いただきたく、ご案
内申し上げます。なお、申込期間内でも定員に達したときは、締め切らせていただきます。
記
１．日時及び場所
2020 年 6 月 12 日(金) 全国家電会館 1 階会議室 〒113-0034 文京区湯島 3-6-1※受付：13 時
講習：13 時 20 分～16 時 30 分
２．行政からのお知らせ「最近の高圧ガス保安行政の動向等について」 13 時 25 分～14 時
東京都環境局 環境改善部 環境保安課
３．講習内容「特殊材料ガスの事故事例」 14 時 10 分～16 時 25 分
大陽日酸株式会社
受講料及び受講申込方法
当 協 会 の 会 員 5,000 円※受講料には、テキスト代及び
受 講 料
非
会
員 8,000 円
消費税が含まれております。
申込書に必要事項をご記入のうえ、お申込みください。受講料支払は、銀行振込
申 込 方 法 でお願いします。振込詳細は、申込書をご参照ください。
申 込 期 限
定
申

員
込

先

2020 年 6 月 5 日（金）70 名
〒113－0033
東京都文京区本郷 5-23-13
タムラビル 3 階
公益社団法人 東京都高圧ガス保安協会 電話 03-3830-0252 FAX 03-3830-0266

講習会会場案内図
全国家電会館〒113-0034 文京区湯島 3-6-1
電話 03(3832)4291＜交通機関＞
東京メトロ 千代田線
「湯島」駅下車 5 番出口 徒歩 5 分
東京メトロ 銀座線
「末広町」駅下車 徒歩 6 分※駐車場はありません。
車での来場は、ご遠慮ください。

16

東高保 会報.2020.4
会報 2020 4 VOL.637
VOL. 637号号
東高保

宛先
ＦＡＸ

公益社団法人東京都高圧ガス保安協会
0 3 - 3 8 3 0 - 0 2 6 6

受

講

申

込

書
2020 年

・受講料をお支払いのうえ、お申込みください。
・受講料確認後、「受講票」を送信しますので、
ＦＡＸ番号は必ずご記入ください。
・楷書で正確にご記入ください。

月

日

受講
番号

特殊材料ガス保安講習（ 6 月 12 日開催 ）講習の種類（フリガナ）

受講者証の有無

受 講 者 氏 名

☐有(№

)☐無

事 業 所 名部 ・ 課 ・ 係
事

業

所

所

在

地

(〒

-

)

電話

(

FAX

)

連絡用 E ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

申

込

方

法

) ☐非会員】申 込方 法

振
込
証
明
書
類
貼
付
欄

)

＠

会員・非会員の別 ☐会員(№【(銀 行 振 込 先

①本頁をコピーする。
②太線内の必要事項を記入する。
三井住友銀行銀座支店③受講料を右欄の銀行に振り込む。 普通預金
＊受講票送付後は、受講料は返金でき 口座番号：1477732
ません。ご注意ください。
口 座 名：公益社団法人④振込明細書等の「振込証明書類」 東京都高圧ガス保安協会のコピーを左欄貼付欄に貼付す ＊振込手数料は、受講者負担でお願いします。
る。
⑤本申込書を上記宛先に FAX する。

問い合わせ先公益社団法人東京都高圧ガス保安協会〒113-0033
文京区本郷5－23－13
タムラビル3 階
電 話 03-3830-0252
Ｆ ＡＸ 03-3830-0266

この申込みで収集しました個人情報は、この講習の受付確認等の保安講習に関連した情報提供に使用します。

東高保 会報 2020 4 VOL. 637 号

東高保

会報.2020.4

VOL.637 号

17

【お知らせ】受講者の皆様におかれては、新型コロナウィルス感染症拡大等の状況次第で講習会の中止や延期の可能性があることをお含みおき下さいますようお願い申し上げます。各講習会開催状況はホームページ等でご確認頂きますようお願い申し上げます。

高圧ガス販売事業者保安講習のご案内

講 習

高圧ガス保安法第 27 条（従業員に保安教育を施す義務）による保安教育の一環として、標記講習を下記のとおり実施いたします。貴事業所の保安教育としてご利用いただきたく、ご案内申し上げます。
なお、申込み期間内でも定員に達したときは、締め切らせていただきます。
記
１． 日 時2020 年 6 月19 日(金) 受付開始：13 時 講習時間：13 時 20 分～16 時 30 分
２． 場 所
全国家電会館 5 階講堂 〒113-0034 文京区湯島 3-6-1 案内図（下図）参照
３． 東京都からのお知らせ「最近の高圧ガス保安行政の動向等について」 13 時 25 分～14 時 10 分
東京都環境局 環境改善部 環境保安課
４． 講習内容 14 時 25 分～16 時 25 分
1．高圧ガスの取扱いについて
大陽日酸株式会社
2．高圧ガスの事故事例
大陽日酸株式会社
５． 受講料及び申込方法
当協会の会員 5,000 円
非会員 8,000 円
受
講料 ※1 受講料にはテキスト代及び消費税が含まれております｡
申 込 方 法申 込 期 限
定
申

員
込

先

※2 申込が定員に達した後に振り込まれた受講料は返金します。
次ページの「受講申込書」に必要事項を記入し、受講料を支払ったうえでお申込み下さい。
支払は銀行振込でお願いします。振込先等は申込用紙をご覧ください。
2020 年 6 月 12 日（金)150 名
〒113－0033
東京都文京区本郷 5－23－13 タムラビル 3Ｆ
公益社団法人東京都高圧ガス保安協会
電話 03-3830-0252
FAX 03-3830-0266

講習会会場案内図
全国家電会館〒113-0034 文京区湯島 3-6-1
電話 03(3832)4291＜交通機関＞
東京メトロ 千代田線
「湯島」駅下車 5 番出口 徒歩 5 分
東京メトロ 銀座線
「末広町」駅下車 徒歩 6 分※駐車場はありません。
車での来場は、ご遠慮ください。

18

東稿保 会報会報
2020.4
VOL.637
東高保
2020
4 VOL.
637 号号

。

公益社団法人

宛先

東京都高圧ガス保安協会

ＦＡＸ

0 3 - 3 8 3 0 - 0 2 6 6

受

講

申

込

書
2020 年

月日

・受講料をお支払いのうえ、お申込みください。
・受講料確認後、「受講票」を送信しますので、 受 講
番号
ＦＡＸ番号は必ずご記入ください。
・楷書で正確にご記入ください。

高圧ガス販売事業者保安講習（ 6 月 19 日開催 全国家電会館）

講習の種類（フリガナ）

受講者証の有無

受 講 者 氏 名

☐有(№

)☐無

事 業 所 名部 ・ 課 ・ 係
事

業

所

所

在

地

会員・非会員の別
【

申

込

方

(〒

-

)

電話

(

)

連絡用 E ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

☐会員(№
法

(

)

＠

) ☐非会員

】

申込方法

振
込
証
明
書
類
貼
付
欄

FAX

銀 行 振 込 先

①本頁をコピーする。
②太線内の必要事項を記入する。
③受講料を右欄の銀行に振り込む。
＊受講票送付後は、受講料は返金できません。ご注意ください。

④振込明細書等の「振込証明書類」のコピーを左欄貼付欄に貼付する。
⑤本申込書を上記宛先に FAX する。

三井住友銀行銀座支店
普通預金
口座番号：1477732
口 座 名：公益社団法人
東京 都高圧ガス保 安協会＊振込手数料は、受講者負担でお願いします。

問い合わせ先公益社団法人東京都高圧ガス保安協会〒113-0033
文京区本郷5－23－13
タムラビル3 階
電 話 03-3830-0252
Ｆ Ａ Ｘ 03-3830-0266

この申込みで収集しました個人情報は、この講習の受付確認等の保安講習に関連した情報提供に使用します。

。

東稿保 会報会報
2020.4
VOL.637
東高保
2020
4 VOL.
637 号号19【お知らせ】受講者の皆様におかれては、新型コロナウィルス感染症拡大等の状況次第で講習会の中止や延期の可能性があることをお含みおき下さいますようお願い申し上げます。各講習会開催状況は
ホームページ等でご確認頂きますようお願い申し上げます。

2020 年（令和 2 年）度 講習会開催予定

講習
講習日程

6月

9月

10 月

11 月
12 月

講

習

の

種

類

定員(注 2)(名)

講習会場(注 3)

1 日(月)
8（月）
～
10 日
（水）
12 日(金)第 1 回高圧ガス運送指導員等保安講習

150

全国家電会館

第三種冷凍機械講習（2020 年度上期）(注 1)
検定日：7 月 5 日（日）[東京セミナー学院]

200

全国家電会館

特殊材料ガス保安講習

70

全国家電会館19 日(金)高圧ガス販売事業者保安講習

150

全国家電会館

15 日(火)第 1 回冷凍・空調事業所保安講習会

750

タワーホール船堀

30 日(水)第 2 回高圧ガス運送指導員等保安講習

70

全国家電会館

5 日(月)

高圧ガス消費者保安講習会（東京都・溶材協同組合と共催）

480

都庁本庁舎 5 階大会議室

国家試験対策講習（第三種冷凍機械 法令の講習）
13 日(金) 冷凍空調工事保安管理者講習（基礎講習、付加講習 ）4 日（金） 冷凍空調工事保安管理者講習（保安確認講習、検定試験）

70

全国家電会館

100
150

東京セミナー学院

第 1 回高圧ガス製造者・貯蔵所所有者保安講習

150

全国家電会館

第三種冷凍機械講習（2020 年度下期）(注1)
検定日：2 月 28 日（日）200

全国家電会館

第 2 回高圧ガス製造者・貯蔵所所有者保安講習

150

全国家電会館

第 2 回冷凍・空調事業所保安講習会

750

タワーホール船堀

17 日(土)

2 日(火)
2021 年 8 日（月）
～
2月
10 日
（水）
5 日(金)
3月
19 日(金)東京セミナー学院（注 1）ゴ
ゴシック体の講習は、「高圧ガス製造保安責任者試験」に係る資格講習です。
（注 2）各講習とも定員になり次第締め切りますので、お早めにお申し込みください。
（注 3）講習会場は変更になる可能性がありますので、東京都高圧ガス保安協会までご確認ください。

20

東高保 会報会報2020.42020 4 VOL.637
VOL. 637東高保
号号

講 習・検定

令和 2 年（2020 年）度 高圧ガス保安協会（ＫＨＫ）講習・検定予定

東高保 会報会報2020.42020 4 VOL.637
VOL. 637
東高保
号号

21

22

東高保 会報会報2020.42020 4 VOL.637
VOL. 637
東高保号号

協会事業報告2020 年 度 冷 凍 ・ 空 調 事 業 所
保安検査・施設検査方針決まる

冷凍空調事業所への新たな検査方針を継続
前年度に引き続き、「冷凍空調事業所への新たな検査方針」による検査を以下の内容により一層充実していく。
１ 施設のランク付けによる訪問
過去の検査結果から実施した 4 段階のランク付けを踏まえ、良好な事業所は原則、隔年訪問とする。なお、2019 年度末現在Ａランク事業所の割合は 75％を占めています。
・良好な第一種事業所（令和元年度保安検査合格）の施設は、各事業者が行う自主保安検査とし、協会の施設検査は行わない。
・第二種事業所は、全事業所の訪問検査は行わず、良好な事業所は、自主検査を実施し、隔年訪問とする。
２ 早期の改善指導
長年指摘事項が改善されない施設に対し、年内の複数回訪問、改善指示書の交付などにより早期の改善を促す。
３

良好施設へのサービス向上
昨年度訪問した良好施設に対し今後のニーズ調査を行った結果、継続検査を望む施設が多数あったため、保安レベルに応じ訪問時に合わせ最新の情報提供や保安教
育などレベルの高いサービス提供を行う。また引き続き施設の承諾のもと、良好な施設は協会のＨＰで社名等を公表する。原則としてランク上位の優良施設から表彰
対象施設を推薦する。
（次頁表は、2 年間のＨＰ掲載事業所）
なお、ニーズ調査は、未調査事業所に対し今年度実施する。
以上

東高保 会報 2020 4 VOL. 637 号
東稿保
会報 2020.4 VOL.637 号

23

表ＨＰ掲載事業所リスト

2018 年度
１．㈱オーヤラックス

2019 年度

東京工場

２．医療法人社団

２．三菱ＵＦＪ信託銀行㈱芝ＮＢＦタワー

赤坂記念小澁会メディカルスクエア赤坂
３．㈱池袋地域冷暖房
４．東日本旅客鉄道㈱５．東洋水産㈱６．㈱美松

１．丸の内熱供給㈱青山センター
３．横浜冷凍㈱東京物流センター
４．講談社・講談社目白台ビル

東京駅

大井埠頭冷蔵庫

赤坂エイトワンビル

５．東京都市サービス㈱銀座５・６丁目地区熱供給センター
６．東京拘置所

７．新宿グリーンビル管理㈱新宿グリーンタワービル
８．東京臨海熱供給㈱ 青海南管理事務所
９．城山熱供給㈱城山熱供給センター

24

東高保 会報4 VOL.
637 号
東稿保
会報20202020.4
VOL.637号

2020 年度

冷凍空調施設検査指導方針
東京都冷凍教育検査事務所（公社）東京都高圧ガス保安協会

2019 年度に引き続き、良好な施設は原則隔年訪問とし、本来の自主保安に誘導するとともに、要改善施設は、年度内の複数回訪問により早期改善に誘導する検査体制で検査を実施する。
2019 年度は 401 事業所 669 施設について訪問検査を実施し、改善依頼書は 4 件発行、検査記録により改善結果報告を求めた事業所が 2 件、再訪問を実施した事業所は 3 件あった。冷凍保安規則第 7 条関係の指導件数は、1 種事業所で 12 件、2 種事業所で 38 件、管理状況の指導は 32 件あった。これらの数字は、前年より増加しているが、各事業所
で、自主点検を実施していれば改善できた指導項目を含んでいる。協会としては、各事業所が自主点検を確実に実施し改善するよう指導する。

１．

訪問検査

1）保安検査は、法令に基づき３年に１度実施する。
2）第一種事業所施設は、保安検査合格の翌年は、自主保安検査とする。
（2019 年度保安検査合格事業所は自主検査とし、協会の検査は行わない）
3）第二種事業所施設で、昨年Ａランクと伝えた事業所で次年度は自主検査を実施するよう伝えた事業所は、基本的に自主検査とし隔年訪問とする。残りのＡランクとＢＣランクの指摘が改善された事業所は、2020 年度の訪問検査はせず、自主検査に移行します。残りのＢＣランクは従来通りとし、Ｄランク事業所施設
は、早期改善の指導を実施する。
【協会の訪問検査は行わないが保安教育、研修等事業所の要望等には積極的に対応する】
4）新規入会事業所は、3 年間の訪問検査を実施したのち、隔年検査に移行する。
5）協会の検査記録表に基づき、目視と機器性能点検記録による検査とする。

２．

訪問検査の指導内容

1）冷凍保安検査・施設検査時における事業所への保安教育の実施
2）アンモニア事業所の検査
3）フルオロカーボン事業所検査
東高保 会報4 VOL.
637 号
東稿保
会報20202020.4
VOL.637号

254）第一種事業所に対する保安査察の指導を継続する
特に新規入会事業所には保安査察の雛形を配布し指導
5）廃止・増設等あった場合は能力の変更届を作成し、事務局へ報告すること。

設備の取換え、建替え等を予定されている場合は事務局に連絡すること。
6）参考

東京都

立入検査項目(法第 62 条)
第一種製造事業者

検査内容用意するもの第二種製造事業者

法第 8 条第 1 号（技術上の基準）

法第 12 条(技術上の基準)

法第 8 条第２号（製造の方法）

法第 27 条(保安教育)

・

高圧ガス製造許可証

・高圧ガス製造事業届

・

危害予防規程・運転記録

・

定期自主検査の記録

・点検記録

・

運転記録

・保安教育の実施記録等

・

点検記録

・

保安教育計画及び実施記録

・

保安責任者の免許等

・

保安査察結果記録

7）フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律
フロン排出抑制法に則る適正な管理を確認する。
冷媒の生産や新冷媒の動向など情報を提供する。
8） 冷凍･空調事業所保安講習会の開催の周知
今年度は下記の通り 2 回開催するので出席を依頼する。

３．

第1回

2020 年 9 月 15 日 (火)タワーホール船堀

５階大ホール

第2回

2021 年 3 月 19 日 (金)タワーホール船堀

５階大ホール

事業所へのサービス向上
優良事業所に対しては、一層の保守レベルの向上のため以下の方策等により、一層サービスの向上を行う。

・社内保安教育のサポート、自主点検のチェック依頼、資料の配布などに積極的に対応する。事業所訪問時に必ず担当者の意向を確認すること。
・事業所の承諾のもと、良好な施設名は協会ＨＰへ公表する。
2020 年度も引き続き各検査員 1～2 事業所を優良事業所として推薦する。
・表彰対象施設として、上位の優良施設を推薦する。
以26

東高保 会報4 VOL.
637 号
東稿保
会報20202020.4
VOL.637号

上法令情報
改正フロン排出抑制法が４月1日から施行
公益社団法人東京都高圧ガス保安協会
2019年6月に改正された「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」（略称「フロン排出抑制法」）が2020年4月1日から施行されました。
その改正フロン排出抑制法についてポイントを紹介します。
１ 機器の廃棄時（機器の使用者・管理者関係）① フロン引渡義務違反の直罰、工程管理票の「交付・保存・記載」違反の直罰が導入されました。
② 機器毎に点検や修理、フロンの回収・充塡を記録する「点検記録簿」について、今までは、機器を廃棄する際に処分して良かったものが、機器廃棄後（廃棄のためにフロンを回収した後）､3年間保存する義務が課せられました。
③ 点検記録簿への記載項目が追加されました。
・廃棄時、充塡回収業者がフロン類を回収した年月日
・廃棄時、フロン類を回収した充塡回収業者の氏名（名称）④ 機器を廃棄する際、廃棄する機器を引き取る業者（産業廃棄物処理業者やリサイクル業者）に対し、フロンが充塡されていない証明として、「引取証明書の写し」または「確認証明書の写し」を交付しなければ、機器を廃棄することができなくなりました。
⑤ 「引取証明書」と「確認証明書」は、交付後3年間保存しなければなりません。
２ 建物解体時（機器の所有者、解体業者関係）
解体を請け負う解体元請業者が、解体する前に発注者（機器の所有者）に対して、解体する建物内に第一種特定製品（業務用冷凍空調機器）の有無について書面にて説明する「事前確認書」
を、機器の所有者（原本）と解体元請業者（写し）は、それぞれ交付後3年間保存する義務が課せられました。
また、解体業者への報告徴収、その事務所及び建築解体現場人の都道府県の立入検査が定められました。
３ 廃棄する機器の引取時（産廃業者・リサイクル業者関係）① 廃棄等する機器を引き取る際、「引取証明書の写し」または「確認証明書の写し」の交付がない場合は、機器を引き取ってはなりません。
② 引き取った廃棄等する機器をさらに、機器の処分等を委託する場合は、「引取証明書の写し」または「確認証明書の写し」を回付しなければなりません。
③ 交付または回付された「引取証明書の写し」または「確認証明書の写し」は、3年間または同写しを回付（機器の処分等を再委託）するまでの短い期間保存しなければなりません。
４ 「確認証明書」について① 機器の所有者（管理者）が、機器を廃棄する際に、廃棄する機器にフロン類が充塡されているかどうかの確認を、第一種フロン類充塡回収業者（充塡回収業者）に依頼し、フロ
東高保 会報2020.4 VOL.637号
東高保 会報 2020 4 VOL. 637 号

27

ンが充塡されていない場合に、充塡回収業者が管理者へ交付するものです。
② 「フロンの充塡の有無の確認」を行うことができるのは、都道府県に登録された「第一種フロン類充塡回収業者」のみです。
確認の方法は、法令で定められている「回収の基準」に従って行います。
③ 確認後、フロンが充塡されていれば、「引取証明書」を交付します。「確認証明書」
は、確認依頼があって、フロンが充塡されていない場合のみ交付するものです。
④ 回収依頼があって、回収した際、フロンが充塡されていない場合は、今までどおり「引取証明書」に回収量「0」と記入してください。
⑤ 「確認証明書」は、機器の所有者が原本を、充塡回収業
出典：（一社）日本冷凍空調設備連合会資料より者がその写しを交付後それぞれ3年間保存しなければなりません。
⑥ 確認証明書の記載項目（様式は定められていません）
・機器の廃棄者の氏名（名称）、住所・確認を行った機器の種類と台数・確認した機器は確認前にあった場所（所在）・確認を行った充塡回収業者の氏名（名称）、住所、登録番号・確認証明書の交付年月日
・確認を行った日
５ 充塡回収業者の記録/報告① 充塡回収業者が記録すべき事項が追加されました。
○「確認証明書」を交付した場合に、以下の項目を記録します。
・フロン類が充塡されていないことの確認を行った年月日
・機器の廃棄者の氏名（名称）、住所・確認した機器の種類・台数② 都道府県に報告する項目が追加されました。
○「確認証明書」を交付した場合に、以下の内容を報告します。
・フロン類が充塡されていないことの確認を行った機器の種類と台数以上のほか、フロン類について、機器の廃棄時の回収が予定通りの数値に達していない現状を受け、企業への罰則が強化されました。法改正により、業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器等の管理者が、機器を捨てる際にフロン類を回収しなかった場合、行政指導などを経ることなく、即座に罰金が科せられることとなりました（直接罰）。廃棄物・リサイクル業者にも同様の罰則が科されるなど、フロン類を確実に回収するため、各関係者への規制が強化されています。
28

東高保 会報2020.4 VOL.637号
東高保 会報 2020 4 VOL. 637 号

業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器（第一種特定製品）の管理者に対する主な改正点
概要
引取証明の交付詳細

関連する条項

フロン類が回収された後の機器の処分を依頼する際には、引取証明書の写しを交付すること 第 45 条の 2が義務付けられる

フロン類を回収しないまま機器を廃棄した場
フロン類回収に関する罰則
第 41 条、第 104合、行政指導などを経ることなく、50 万円以条第 1 項第 2 号
強化下の罰金が科されるフロン類の回収依頼書・委託確認書・引取証明 第43 条第1 項第2書の写しを交付しなかった場合、または、回収 項、第 45 条の 2
書類の不交付・不備に関す
依頼書・委託確認書について、記載不備や虚偽 第１項第 2 項、第る罰則強化
記載があった場合、30 万円以下の罰金が科さ 105 条第 1 項第 2号、第 5 号
れる
第 43 条第 3 項、フロン類の回収依頼書の写し、委託確認書の写
書類の保存義務違反に関す
第 45 条第 3 項、し、引取証明書を保存しなかった場合、30 万第 105 条第 1 項第る罰則強化円以下の罰金が科される
3 号、第 4 号
廃棄物・リサイクル業者に対する主な改正点
概要
機器引取時の罰則強化

詳細

関連する条項第 45 条の 2 第 4
フロン類の回収ができない機器を引き取った項、第 104 条第 1
場合、50 万円以下の罰金が科せられる
項第 3 号

第 45 条の 2 第 3書類の保存義務違反に関す 引取証明書の写しを保存しなかった場合、30項、第 105 条第 1
る罰則強化万円以下の罰金が科される
項第 6 号

東高保 会報2020.4 VOL.637号
東高保 会報 2020 4 VOL. 637 号

29

30

東高保 会報2020.4 VOL.637号
東高保 会報 2020 4 VOL. 637 号

東高保 会報2020.4 VOL.637号
東高保 会報 2020 4 VOL. 637 号

31

32

東高保 会報2020.4 VOL.637号
東高保 会報 2020 4 VOL. 637 号

東高保 会報2020.4 VOL.637号
東高保 会報 2020 4 VOL. 637 号

33新規連載企画『水素社会』

第１回 2020 年、水素エネルギーのいま～少しずつ見えてきた「水素社会」の姿
資源エネルギー庁メールマガジン 2019.3.29

液化水素運搬船「すいそ ふろんてぃあ」進水式

さまざまな資源からつくることができ、使用してもＣＯ2 を排出しない次世代のエネルギーとして期待されている水素。これまで、スペシャルコンテンツでは、水素の利活用を進めようとするさまざまな取り組みを紹介してきました。今回は、日本が目指す「水素社会」の“今”をご紹介しましょう。

いよいよ実現がせまる、さまざまな水素エネルギー活用の取り組み
日本では、世界に先駆けて「水素社会」を実現するべく、国やさまざまな企業が官民あげての実証実験などを進めています。
これまでスペシャルコンテンツで紹介してきた水素に関連する取り組みの中でも、いよいよ実現が間近にせまっているものや、その全貌がだんだんと見えてきたものがあります。2020
年現在における、水素エネルギー利活用の姿を見てみましょう。
世界初！「液化水素運搬船」の進水式を実施
さまざまな資源からつくることのできる水素ですが、たとえば廃棄物や、品質が低いな
どの理由で利用されず埋蔵されたままのエネルギー燃料から大量につくることができれば、コストを抑えながらエネルギーを安定的に確保できるというメリットが得られます。
34

東高保 会報会報2020.42020 4 VOL.637
VOL. 637号号
東高保

そこで、輸送がむずかしいことから利用先が限定されている低品質な石炭である「褐炭」を活用し、オーストラリアで水素を製造して日本へ運ぶことを目指した「褐炭水素プロジェクト」（未利用褐炭由来水素大規模海上輸送サプラ
イチェーン構築実証事業）が進められています。
このプロジェクトでは、オーストラリアの褐炭から水素を製造する部分と、それを日本へと輸送する部分の実証をおこなっています。液化した大量の水素を長距離輸送する技術の実証のために重要になるのが、「液化水素運搬船」
です。2019 年 12 月 11 日、世界初となる液化水素運搬船「すいそ ふろんてぃあ」の進水式がおこなわれました（トップ写真）。
「すいそ ふろんてぃあ」は、プロジェクトを推進する技術研究組合「ＣＯ2 フリー水素サプ
ライチェーン推進機構（HySTRA）」の組合員である川崎重工業が製造したものです。今後、船上に海上輸送用液化水素タンクを搭載し、2020 年秋頃に竣工、2021 年の初旬にはオーストラ
リアから日本に水素を運んでくる予定となっています。
ブルネイでは水素化プラントを開設、日本への輸送を実証
海外の利用されていないエネルギー資源を使って水素を製造し、日本へと輸送する実証
実験は、ほかの国でも進められています。
ブルネイでは、技術研究組合「次世代水素エネルギーチェーン技術研究組合（AHEAD）」による、「有機ケミカルハイドライド法による未利用エネルギー由来水素サプライチェーン
実証実験」がおこなわれています。
水素はそのままでは輸送しづらいため、ほかの物質と化学反応を起こさせて液体状の有機化合物にすることで、貯蔵や輸送をおこないやすくします。これが「有機ケミカルハ
イドライド法」です。実証を通じて、将来の商用化されたサプライチェーンを設計・構築・運用するために役立つデータが収集されています。

東高保 会報会報2020.42020 4 VOL.637
VOL. 637号号
東高保

35

2019 年 11 月 27 日には、水素化プラ
ントのオープニングセレモニーが開催され、世界に先駆けてサプライチェーンが始動しました。ブルネイで製造した水素は、すでに日本に向けて輸送を開始しています。
今後、有機化合物から水素を分離する「脱水素プラント」が日本側で動きはじめると、国際水素サプライチェーンの実
証が、いよいよ本格的に動き始めることになります。

水素化プラント外観「福島水素エネルギー研究フィールド」が動作試験段階に
福島県全体を、新たなエネルギー社会のモデル創出拠点とすることで、エネルギー分野から福島の復興を後押ししようとする「福島新エネ社会構想」。国・県はもちろん、研究機関、地元経済界、電力会社や再生可能エネルギー（再エネ）の業界団体などが参加して、再エネや水素などの「新エネルギー」に関する取り組みを進めてきました。
構想の柱のひとつとして進められているのが、再エネ電力を利用して水素を「作り」
、
「貯め・
運び」
、
「使う」
、未来の水素社会実現に向けたモデルを構築する取り組みです。水素を再エネから製造することができれば、製造段階でもＣＯ2 を排出しないクリーンな水素が実現できます。
その実現の場として、福島県浪江町で、「福島水素エネルギー研究フィールド
（FH2R）」の建設が進められてきました。
フィールドに整備された太陽光発電でつくった再エネ電気を使い、水素を製造するというしくみです。
いよいよ建物が完成、2019 年 10 月からは各機器の動作試験を開始しています。
福島水素エネルギー研究フィールドに設
福島水素エネルギー研究フィールド（FH2R）置された、電気を使って水から水素（提供）東芝エネルギーシステムズ株式会社
を作る「水電解装置」は、世界最大級となる 10MW。１日運転した場合、燃料電池自動車（FCV）約 560 台分の水素を製造できます。
2020 年 3 月には水素の製造・出荷に着手し、作られた水素を「東京 2020 オリンピック・
パラリンピック」の際に東京でも活用することを目指しています。
「東京 2020 オリンピック・
パラリンピック」では、約 500 台の FCV が大会車両として使われることが決まっています。さらには、大会史上初となる聖火台、そして一部の聖火リレートーチの燃料としても水素が使わ36

東高保 会報会報2020.42020 4 VOL.637
VOL. 637号号
東高保

れることが決まりました。この福島県浪江町で製造される水素も、実際に聖火の燃料として利用される予定となっています。新たな希望となる未来のエネルギーが、「復興五輪」の象徴として、「東京 2020 オリンピック・パラリンピック」の舞台で光り輝く日はもうすぐです。

水素エネルギーの利活用をさらに進めるため、水素ステーションも規制緩和
政府は、このような水素エネルギーの利活用を支援すべく、「水素基本戦略」や「水素・燃料電池戦略ロードマップ」など、将来目指すべきビジョンと行動計画を示しています。
こうした取り組みのひとつに、水素ステーションの普及・整備支援があります。水素を動力
エネルギーとして利用する FCV や燃料電池バス（FC バス）は、水素の有望な利活用先のひとつです。水素を供給するのは、ガソリンスタンドのように自動車やバスに水素を充填できる「水素ステーション」（水素スタンド）です。
水素ステーションの普及は着実に進んでいます。2020 年 1 月 16 日には、FCV のほか FC バスにも対応している「東京ガス豊洲水素ステーション」が開所しました。このステーションでは、東京都が 2020 年までに 100 台以上の普及を目指している FC バスへの水素の供給が見込
まれています。豊洲ステーションは、経済産業省の「燃料電池自動車の普及促進に向けた水素
ステーション整備事業費補助金」を活用して建設がおこなわれました。
また、水素ステーションの普及に向けた取り組みとして、規制改革もおこなっています。
現在、遠隔監視された水素ステーションで、セルフでの充てんを可能とする「セルフ化」の検討に取り組んでいます。水素ステーションには、水素を昇圧する（圧力を上げること）ためのコンプレッサー、水素を蓄えておく蓄圧器、水素を冷却するプレクーラー、水素を車に充てんするためのノズルを 東京ガス豊洲水素ステーション （提供）東京ガス株式会社
備えたディスペンサーなどが設置されています。これらの設備の安全の面から、日本では、FCV への水素の充てん作業は従業員がおこなうことが原則となっていますが、ヨーロッパなどではセルフの水素ステーションが、広がりつつあります。そこで、日本でも、「セルフ化」の実現に向けた安全対策の検討が進められてきました。
セルフの水素ステーションには、監視員が、遠隔で設備の運転状況を監視する
FCV ユーザーが、セルフ充てんを安全、確実におこなえるようにするために必要な対策をおこ
なう
緊急の場合にそなえ、遠隔での設備の緊急停止や、作業員の水素ステーションへの駆けつけ
東高保 会報会報2020.42020 4 VOL.637
VOL. 637号号
東高保

37

ができるようにするなどのルールを定めることで、安全性を十分に確保するという方法が考えられています。
技術革新に対応した規制制度の見直しが進むことで、水素ステーションが広まり、FCV がどんどん使いやすくなっていくことが期待されます。

世界が期待する水素、日本が主導して進む国際連携
温暖化対策として「脱炭素化」への取り組みが加速する中、さまざまな国・企業・団体が、水素の持つ可能性に期待のまなざしを向けています。
2019 年 12 月 4～5 日に開催された世界的ロックバンドＵ2 の来日公演では、再エネからつくられた水素を使った電気を演奏用に供給する「水素コンサート」を実現するなど、その取り組みはさまざまなところへ広がっています。
2019 年 12 月 5 日に開催された国際エネルギー機関（IEA）の閣僚理事会では、「水素」を取り上げたサイドイベントが開催されました。日本からは松本経済産業副大臣が、オランダ・ウ
ィベス大臣との共同議長のひとりとして参加、基調講演をおこないました。イベントでは、IEAのレポートで示された、長期的な水素の役割などの提言について議論。議論の概要は成果文書として発表され、「日本のリーダーシップを歓迎する」「長距離を走る乗用車やトラックにおける水素利用の支援、国際的な水素の取引開始など、水素のスケールアップに向けた取り組みを支持する」などの文言が盛り込まれました。
また、2020 年 1 月 10 日には、梶山経済産業大臣がオーストラリアに出張し、オースト
ラリアと日本の間で、水素・燃料電池分野の協力に関する共同声明が締結されました。
「褐炭水素プロジェクト」の成功に向けた協力や、新たな分野における協力を目指すことが確認されました。
このように、日本は世界の国々とも協力しながら、水素社会の実現に向けた取り組みを着実に進めています。どんどん活発化している、水素エネルギーの利活用。水素社会の到来も、それほど遠い未来のことではないのかもしれません。

38

東高保 会報会報2020.42020 4 VOL.637
VOL. 637号号
東高保

冷凍空調情報
平成 29 年（2017 年）に発生した冷凍空調施設
における事故等について（その１）
公益社団法人 東京都高圧ガス保安協会
標記のことについて、平成 28 年（2016 年）に発生した冷凍空調施設における事故について
は、会報 2018 年 2 月号（VOL.613）及び同年 3 月号(VOL.614)において、高圧ガス保安協会（ＫＨＫ）のご了解をいただいたうえで掲載しました。
今号では、平成 29 年（2017 年）における事故について 2 回にわたって掲載をします。
なお、詳細については、ＫＨＫ編集発行『冷凍空調情報
Refrigeration and Air Conditioning News Vol.42,2018』をご参照してください。
https://www.khk.or.jp/publications_library/periodical/dl/2018_reitoukuchojoho_42.pdf＜問合せ先＞高圧ガス保安協会（高圧ガス部）〒105-8447 港区虎ノ門 4-3-13 ヒューリック神谷町ビル
TEL:03-3436-6103 FAX:03-3438-4163
KHK ホームページ：http://www.khk.or.jp～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～（１）人身事故

その 2017-098 冷凍設備から冷媒ガス漏えい①発生日：平成 29 年 3 月 28 日
②発生場所：北海道③冷媒ガス：アンモニア④災害現象：漏洩⑤取扱状態：〈製造中〉（定常運転）⑥事故概要：
原因は、作業手順に過失があったためと推定される。
（1）冷蔵室デフロスト作業の準備中の事
故である。
（2）万全を期すため、配管バルブ部分に圧力計を取り付けた。
（3）バルブを開放して内圧をかけたが、上記圧力計の針が振れていないことに気づいた。→圧力計の取付の不具合があったことによるものである。
（4）過去の経験から、当該圧力計を揺すったり捻ったりして正常な取り付け状態にしようとしたところ、圧力計が脱落した。
（5）上記（4）の作業を行う前に係るバルブを閉鎖すれば防げた事故である。
（6）手間を惜しまず、原則に立ち返った手順での作業が重要である。原因は、〈誤操作、誤判断〉⑦人身被害：1 人負傷

東高保 会報会報20202020 44 VOL.637
VOL. 637号
号
東高保

39

（２）漏えい分類別
１）漏えい①（腐食）その2017-116 冷凍設備から冷媒ガス漏えい①発生日：平成29年4月11日②発生場所：埼玉県③冷媒ガス：フルオロカーボン 22④災害現象：漏洩⑤取扱状態：〈製造中〉（定常運転）⑥事故概要：
4 月11 日から当該設備の受液器に戻る余剰冷媒の量が少なくなり、冷媒の漏えいが疑われた。
設備を点検すると、アイスビルダーにガス漏れの反応があった。協力会社へ確認を依頼した結果、蒸発器コイルの漏れが判明した。漏えい量は 500kg である。原因は、蒸発器コイルの外面が腐食したためと推定される。人的･物的被害はなかった。施設を停止した。改修計画を作成した。
原因は、〈腐食管理不良〉⑦人身被害：なし
その 2017-168 冷凍設備から冷媒ガス漏えい①発生日：平成 29 年 5 月 31 日
②発生場所：栃木県③冷媒ガス：その他（フルオロカーボン 404A）④災害現象：漏洩⑤取扱状態：〈停止中〉（検査・点検中）⑥事故概要：
2006 年 6 月、高圧ガス製造運転を開始した。2017 年 5 月 31 日、設備巡回点検において、冷媒漏えいを発見した。設備は停止中である。冷媒ガス漏えいの原因調査のため、ピンホールが確認された配管および継手の調査を検査機構へ依頼した。調査結果より、原因は、外面結露の影響により腐食が進行したため、また、断面観察の結果より、突き合わせ溶接不良のためと推定される。設備停止措置、漏えい低減措置、設備点検を行った。漏えいしていた配管および継手を交換した。なお、交換の際は継手の少ない配管を採用し、漏えい部と同様の配管を使用している部分についても交換を実施した。
原因は、〈腐食管理不良〉⑦人身被害：なし
その 2017-206 冷凍設備から冷媒ガス漏えい①発生日：平成 29 年 6 月 24 日
②発生場所：福岡県③冷媒ガス：フルオロカーボン④災害現象：漏洩⑤取扱状態：〈製造中〉（定常運転）⑥事故概要：
6 月 23 日（金）
、液面低下傾向が見られたため、詳細点検を実施したが発見できなかった。そ40

東高保 会報会報20202020 44 VOL.637
VOL. 637号
号
東高保

の時は、外気温上昇、冷凍負荷急増による一過性の液面低下と考えていた。
6 月 24 日（土）4 時頃、ガストーチ検知器で反応を確認でき、その後移動して目視でも漏えいを確認した。漏えい箇所は高圧液配管で、工場２階機械室から内壁を貫通した後、建物外部に出る壁を貫通した部分である。原因は、当該貫通部分は湿潤と乾燥状態を繰り返す環境にあり、経年劣化による腐食のため、ピンホール状態から亀裂漏えいに至ったと推定される。漏えい箇所配管の経路変更及び取替を行った。壁貫通及び屋外露出配管をリストアップし、図面と写真で位置を特定した。これを点検の重要項目とした。
原因は、〈腐食管理不良〉⑦人身被害：なし
その 2017-271 冷凍設備から冷媒ガス漏えい①発生日：平成 29 年 8 月 29 日
②発生場所：福岡県③冷媒ガス：アンモニア④災害現象：漏洩⑤取扱状態：〈製造中〉（定常運転）⑥事故概要：
8 月 29 日 12 時 00 分頃、ガス警報器が作動し、冷凍機が停止した。調査の結果、高圧冷媒管付近からアンモニア臭を確認したため、圧縮機の入出口の手動バルブを止めた。その後、メーカ
ー調査により、防護カバーを外し、漏えいであることを確認した。原因は、冷凍機からクーラーに至る高圧配管部において、防熱カバーの内部で冷媒配管が腐食したため、ピンホールが発生したと推定される。当該箇所は設置から 17 年が経過しており、配管の激しい腐食が確認された。
この箇所は冷凍機の裏面に位置し、狭隘な空間を冷媒配管が立ち上がった場所で足場等もなく、点検しにくい構造となっていた。
原因は、
〈その他〉
（経年劣化による配管腐食）⑦人身被害：なし
その 2017-1311 冷凍設備から冷媒ガス漏えい①発生日：平成 29 年 7 月 10 日
②発生場所：新潟県③冷媒ガス：その他（フルオロカーボン 407C）④災害現象：漏洩⑤取扱状態：〈製造中〉（定常運転）⑥事故概要：
7 月 10 日にガス圧が低下したため、７月 11 日に冷媒ガスの回収作業を実施したところ、冷媒の充てん量と比較して回収量が著しく小さいことから、漏えいしていることが判明した。冷却器を加圧したところ、漏えいは確認できたが、分解できない構造（プレート式）であったため、切断して調査したが、漏えい場所の特定には至らなかった。原因は、冷却水の水質は JRA 水質管理基準内であったが、全体に純水に近く、空気中の炭酸ガスの溶解によって弱酸性となり、腐食性になったことによるものと推定される。なお、冬期間等、長期間使用しない場合、冷却器は洗浄、防錆処理していたが、防錆処理が不十分であったと考えられる。今後は、冬期間等、一定期間停東高保 会報会報20202020 44 VOL.637
VOL. 637号
号
東高保

41

止する際の冷水器内の洗浄、防錆処理方法を改善する。冷水器の計画的な更新等を検討する。
原因は、〈腐食管理不良〉⑦人身被害：なし
その 2017-487 冷凍設備から冷媒ガス漏えい①発生日：平成 29 年 12 月 10 日
②発生場所：広島県③冷媒ガス：フルオロカーボン④災害現象：漏洩⑤取扱状態：〈製造中〉（定常運転）⑥事故概要：
12 月 10 日 22 時 30 分頃に警報が発報し、設備が自動停止した。翌日、メーカーが点検調査を実施したところ、配管が腐食しており、冷媒が漏えいしているのを確認した。
原因は、保温材の内部において、雨水等により、腐食したためと推定される。事故が発生した同様の設備について、保温材を取り除き、腐食の有無等について点検を行った。設備の腐食が認められた箇所について、補修を行う。
原因は、〈腐食管理不良〉⑦人身被害：なし
2）漏えい①（疲労）その 2017-213 冷凍設備からの冷媒ガス漏えい①発生日：平成 29 年７月 2 日②発生場所：福岡県③冷媒ガス：その他（フルオロカーボン 404A）④災害現象：漏洩⑤取扱状態：〈製造中〉（定常運転）⑥事故概要：
従業員が機械室を巡回中に、冷凍機 No.2 膨張弁（中間）付近から冷媒漏れを発見した。原因は、膨張弁配管の振動により、亀裂が発生したためと推定される。亀裂に至った原因について、製造業者が詳細調査を行った結果、高頻度に発停が繰り返されたこと、その際に発生する液ハン
マーによる振動から亀裂が発生したものと判明した。7 月 4 日、冷凍機を停止し、亀裂部を肉盛溶接で仮復旧した。
7 月 6 日、製造業者が原因調査（現場）を行った。7 月 11 日、復旧工事を申請した（7 月 12日、完成検査受検）。7 月 21 日、製造業者が原因調査報告及び対策案を提示した。8 月 3 日、振動防止工事を申請した（8 月 22 日、完成検査受検）。今後の対策として、事業所内の同型式冷凍機全台に対し、振動防止工事を実施する（3 ヶ月以内）。

原因は、〈施工管理不良〉⑦人身被害：なし

42

東高保 会報会報20202020 44 VOL.637
VOL. 637号
号
東高保

その 2017-354 冷凍設備から冷媒ガス漏えい①発生日：平成 29 年 7 月 28 日
②発生場所：愛知県③冷媒ガス：その他（フルオロカーボン 404A）④災害現象：漏洩⑤取扱状態：〈製造中〉（定常運転）⑥事故概要：
7 月 28 日（金）20 時 37 分頃、フロンセンサーが作動した。29 日（土）にメーカーが調査した結果、液管から分岐しているリキッドインジェクション系統のフレアナット部から冷媒ガスの漏えいが確認された。30 日（日）、漏えいしているフレアナット部の銅管部分に亀裂が生じていることを確認した（充てん冷媒量：260.0kg、回収冷媒量：33.0kg、推定冷媒漏えい量：227.0kg）。
原因は、運転時に生じる配管の振動により、配管材が金属疲労を起こして亀裂が発生したためと推定される。当該漏えい冷凍設備の運転を停止し、周辺への立ち入りを禁止とした。配管の一部をフレキ管と交換した。支持金物を隣に設置し、2 箇所で振動防止を図った。
原因は、
〈その他〉
（支持不良）⑦人身被害：なし
その 2017-476 冷凍設備から冷媒ガス漏えい①発生日：平成 29 年 12 月 2 日②発生場所：福岡県③冷媒ガス：フルオロカーボン 22④災害現象：漏洩⑤取扱状態：〈製造中〉（定常運転）⑥事故概要：
病院（本館）の暖房運転を実施中に、警備員が冷凍装置が停止していることに気づき、設備担
当者に連絡した。圧力計は 0 を示しており、ガスが漏えいしているのを確認した。調査の結果、キャピラリーチューブに亀裂が発生し、漏えいしたことを確認した。当該冷凍機は、設置後 23
年が経過している。
亀裂が入ったキャピラリーチューブは、No.2 圧縮機の振動が影響する位置にあり、近年振動の増進が見られていた。原因は、経年劣化によって設備全体的に振動が大きくなり、配管の劣化が促進したため、破損に至ったと推定される。
キャピラリーチューブ、安全弁の取替を実施した。
No.2 圧縮機を更新する（平成 30 年 4 月予定）
。振動対策として、納入時の仕様と同等の緩衝材の取り付け、および結束帯の取り付けを実施する。点検強化のため、日誌の書式を是正し、日誌確認の責任者の変更を実施する。
原因は、
〈その他〉
（経年劣化）⑦人身被害：なし

東高保 会報会報20202020 44 VOL.637
VOL. 637号
号
東高保

43

保 安

事 故 事 例
液化塩素貯槽の払出ライン安全弁取外し点検中の液化塩素漏えい
発生日時
発生場所
発生施設
災害現象

事故の概要

人的被害

教

訓

2019 年 3 月 4 日（月）神奈川県川崎市
液化塩素貯槽
噴出・漏えい
【事故状況】
液化塩素貯槽の払出ライン安全弁の点検を実施するため、安全弁上流弁を閉止し、安全弁フランジのボルト（計4本）を2本緩めたところ、液化塩素が漏えいした。作業者は直ちに室外へ退避し被害なし。ガス検知器が作動した
ため、CCRから遠隔で除害ラインを開け、直近の緊急遮断弁を閉じた。敷地境界で塩素ガス濃度測定、最大濃度
0.3ppm。また、近隣事業所等の周辺道路で異臭がないことを確認。漏えい箇所に通じる液化塩素の循環ライン戻り
バルブを手動で閉じた。室内の塩素ガス濃度が低下してきたところでブロワー車を用いた強制置換を開始。以降、拡散措置を行い、室内、安全弁フランジ付近、建屋周辺で塩素の不検出を確認した。
【事故原因】
安全弁上流弁の閉止が不十分であり、かつ閉止状態の確認（内漏れ）が不十分であったため、安全弁のフランジボルト２本を緩めた際に塩素が噴出した。また、開放されていた扉にはドアクローザーが設置されておらず、作業者には避難の際に扉を閉める余裕がなかったため、室外へ漏えいした。
【措置・対策】
応急対応として、当該安全弁の点検作業を行う際には、脱圧するとともに、安全弁上流弁の閉止状態を 2 名で確認することとした。恒久対策としては、①弁操作に関する教育の実施、②活線末端手動弁２次側フランジ開放時、液抜き、脱圧できない場合の作業手順書作成、③活線末端手動弁 2 次側フランジを開放する際に、内漏れがない事を確認できる設備の設置、④扉の自動閉化。
なし
・作業員は、危険性・有害性の高い流体を扱う設備の点検等作業におけるリ
スクを把握し、上流弁の閉止や脱圧の実施と確認を徹底する必要がある。
・漏えいガスの拡散防止や除害のために必要な遮蔽扉等の設備は、有事の際に開け放ったままとならないよう日頃から管理する必要がある。作業等により一時的に開放したままとする必要が生じた場合も、有事の際には閉じなければならない扉であることを、その目的も含め作業員に教育する必要がある。

出典：神奈川県「高圧ガス事故事例情報シート 2019-07」44

東高保
2020.4号号
東高保 会報会報
2020 4 VOL.637
VOL. 637

ヒヤリハットからはじめよう

！

内

容

液化窒素ＣＥのバルブの開閉忘れ！

状況

液化窒素ＣＥへのローリー受入作業後、ローリー受入前に閉めたＣＥの気相締切弁（ガス戻り弁）を開いたかどうか覚えておらず、戻って確認したところ全閉だ
った。

想
定
される
事故等

内槽圧力の低下による送ガス圧力の異常低下、窒素ガス消費先での障害

概略図

原

因

・液ラインに気を取られ、気相締切弁の状態確認を忘れていた。
・バルブの開閉表示板の操作を行っていなかった。
・バルブ操作時の開閉状態の確認、指差呼称を徹底する。

対 策

・バルブ開閉表示板の確実な操作を徹底する。
・バルブ操作ミスを防止するため、ローリー受入時、通常運転時等におけるバル
ブの開閉状態を記載した掲示板を設置する。

（出典：富山県高圧ガス安全協会「ヒヤリハット事例集」より）

東高保 会報会報2020.42020 4 VOL.637
VOL. 637
東高保
号号

45

～高圧ガスの相談室～
フルオロカーボンの燃焼性の基準について教えてください。

《 回 答》
平成 28 年 11 月 1 日付高圧ガス保安法令関係の改正により、高圧ガス保安法施行令第 3 条の
高圧ガスの種類に定めるフルオロカーボンの範囲について、「難燃性を有するものとして経済産業省令で定める燃焼性の基準に適合するものに限る。
」と改正されたもので、具体的には、一般
高圧ガス保安規則第 101 条により、以下のように規定がされました。
一般高圧ガス保安規則（昭和 41 年通商産業省冷台 53 号）（燃焼性の基準）第 101 条 令第３条表第１号上欄の経済産業省令で定める燃焼性の基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一 次のイ及びロのいずれにも該当しないこと。
イ 爆発限界の下限が 10％以下のもの
ロ 爆発限界の上限と下限の差が 20％以上のもの
二 ガスと着火源との接触を維持しない限り火炎が認められないこと。
具体的には、上記一般則第 101 条第１号にて可燃性ガスでないことを示しており、同条第 2号の基準を満たすガスとして、「製造施設の位置、構造及び設備並びに製造の方法等に関する技術基準の細目を定める告示」
第 15 条に、
ＨＦＯ1234yf 及びＨＦＯ1234ze が規定されています。
「製造施設の位置、構造及び設備並びに製造の方法等に関する技術基準の細目を定める告示」（昭和 50 年通商産業省告示第 291 号）（燃焼性の基準を満たすフルオロカーボン）
第 15 条 一般高圧ガス保安規則第 101 条第 2 号に規定する燃焼性の基準を満たすフルオ
ロカーボンは、次のとおりとする。
一 フルオロオレフィン 1234yf
二 フルオロオレフィン 1234ze
なお、ＨＦＯ1234yf 及びＨＦＯ1234ze は平成 28 年 11 月の改正で新たに設けられた「特定不活性ガス」の一種で、これらの特定不活性ガスを取り扱う際には、以下のような技術上の基準が設けられました。
☆冷凍保安規則（冷凍則）における取扱い【製造設備（認定指定設備を除く。
）】
・ガスが漏えいしたとき滞留しない構造にすること（第 7 条第 1 項第 3 号、第 8 条第 2 号、第12 条第 1 項、第 13 条）
・ガスが滞留するおそれのある場所にガス漏えい検知警報設備を設置すること（第 7 条第 1 項第15 号、第 12 条第 1 項）
46

東高保 会報 2020 4 VOL. 637 号

東高保

会報 2020.4

VOL.637 号

協会だより

委○
員○
会○
等○
開○
催○
報○
告
○

○第 206 回理事会
日時：2020 年 3 月 10 日（火）10：00～
場所：「建築会館」
議題：2020 年度事業予算（案）、2020 年度事業計画（案）、年会費の改定等○ 広報委員会
日 時：2020 年 3 月 13 日（金） 15：00～17：00
場 所：協会会議室→コロナウィルス感染症により中止

議 題：会報（4、5、6 月号）編集の件 ほか◎協会日誌（2020 年 3 月 1 日～3 月 31 日）
6 日 高圧ガス製造者・貯蔵所所有者保安講習（全国家電会館）
8 日 冷凍・空調事業所保安講習会（タワーホール船堀） →コロナウィルス感染症により延期□新規入会勧誘のお願い
当協会では高圧ガス等に関する豊富な知識と経験を有するスタッフにより、会員皆様に重要かつ有意義な情報のご提供やご相談業務を行っています。
すべての高圧ガス関係事業者が当協会に入会され、高圧ガスによる事故の未然防止対策及び自主保安体制の構築に取り組まれることを協会あげてご支援していきたいと思います。

協会は、安全と安心のある社会を創造するために、高圧ガスを取り扱う事
業者の自主保安活動をサポートします。ぜひ皆様方のまわりに未入会の方がいらっしゃいましたら、入会をお勧めくださるようお願い申し上げます。

東高保 会報 2020 4 VOL. 637 号

東高保

会報 2020.4

VOL.637 号

47

協○
会○
か○
ら○
の○
ご○
案○
内
○
測定機器の貸出しについて協会では、以下の測定機器の貸出しを行っています。利用されたい方は、当協会の担当者（横山）にお問い合わせの上、お申込みいただくようお願いします。
■測定器の種類及び保有台数（１） 理研簡易ガスリークチェッカー GH-202F（フロンガス用） 5 台※詳細な情報は、理研ＨＰをご参照ください。
http://www.rikenkeiki.co.jp/（２）PD51 形 重錘型圧力計 長野計器製
4台※収納 BOX（寸法 400W×615L×350H 重量約 9kg 総重量は 25kg 位です）
※詳細な情報は、長野計器ＨＰをご参照ください。
http://www.naganokeiki.com/public_html/index.php■貸出し条件（１）貸出し料金
会員：無料
非会員：3,000 円（２）貸出期間①理研簡易ガスリークチェッカー
1 週間②PD51 形 重錘型圧力計
2 週間※重量がケースを含めて 25ｋｇ近くありますので、運搬は車でないと無理です。

48

東高保会報
会報
2020 4 VOL.636
VOL. 637
8 高保
2020.3号号

10mm

東京都高圧ガス保安協会発行図書のご案内
背 12.5 ｍｍ設定

Ⅱ

定価２，８５０円（本体２,５９３円＋税）
購入冊数：部
14404499 冷凍機械責任者試験問題と解説H1-4.indd

12020/03/03

18:05:23

定価３，０６０円（本体２,７７８円＋税）
購入冊数：部
2020/03/13「支払証明書」貼付場所
購入方法（太線内を記入する。）
１．上記金額を三井住友銀行銀座支店（口座名：公益社団法人東京都高圧ガス保安協会）、普通
口座番号：1477732）へ振込み、振込証明書のコピーをこの貼付場所にのり付けする。
２．本紙を上記もしくは下欄の FAX 番号へファックスする。（FAX が協会に届き次第発送します）
３．振込手数料及び送料は、申込者負担です。送料は 1 冊の場合、関東内陸地域は 440 円、その他の地域及び 1 冊以上のときは、事前に上記連絡先までお問合せください。

ＦＡＸ：03-3830-0266
東高保 会報 2020 4 VOL. 637 号

49

14:02:30

『高圧ガス周知文書』（クリアファイル A4）
当協会と東京都高圧ガス溶材協同組合では、可燃性ガス、特定不活性ガス、酸素、三フッ化窒素用高圧ガスの移動基準遵守徹底のため、あらたに周知文書を作成しました。１
１部２００円（消費税込）（10 部以上の場合は 1 部１５０円）【送料別料金】で頒布しますので、協会までお申し込みください。
表面

裏面

公益社団法人東京都高圧ガス保安協会〒113-0033 東京都文京区本郷 5-23-13 タムラビル３階
TEL：03-3830-0252 FAX：03-3830-0266
E-mail：ｗebmaster＠tokyo-khk.or.jp

http://www.tokyo-khk.or.jp

50

東高保 会報 2020 4 VOL. 637 号

高圧ガスに関する質問、会報への要望はありませんか
会員各位 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
協会では、会報を購読していただいている皆様から、普段、高圧ガスに関連する事業に従事しておられる中で、高圧ガス保安法令に関する疑問や役所への各種申請や届出の方法、あるいは保安教育やヒヤリハット対策などについての疑問や質問あるいは改善事例等の提案等について、できるだけ情報を共有して参りたいと思います。
いただいた質問等については、会報に毎号掲載している「高圧ガスの相談室」欄への掲載や、このお問合せコーナーに随時掲載して参りたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。
なお、お問い合わせは会報の奥付に掲載の電話、FAX、メールあるいはホームペー
ジのお問い合わせコーナーからお願いします。
公益社団法人東京都高圧ガス保安協会【自由記入欄】

会報に広告を掲載しませんか

広
告
掲
載
要
項

会報サイズ・・・・B5
発行部数・・・・1,5２0 部
掲載場所・・・・目次前頁若しくは奥付次頁■広告料金（モノクロ、カラーとも同一料金です）◆年 10 回掲載・・・・￥１７０,０００円＋消費税◆年６回掲載・・・・￥１００,０００円＋消費税※企業ロゴ、写真、イラスト使用可。ただし、デザイン作成依頼の場合には、別途料金 \50,000 円（＋消費税）をいただきます。
■広告料振込先
三井住友銀行 銀座支店
口座名：公益社団法人東京都高圧ガス保安協会 普通預金 口座番号：1477732○広告データ・版下をお持ちの場合
データは PDF、ワード、エクセル、JPEG であれば掲載可能です。下記メールアド
レスにご送付ください。
※いただいたデータは紙面掲載状のサイズ等の制約から,若干のデータ修正（サイズ変
更、色調等）をする場合があります。
○広告データ作成が必要な場合
広告に掲載したい内容、写真等を下記 FAX またはメールアドレスにご送付ください。広告データを作成します。作成後、内容・デザイン等のご確認は担当者よりご連絡いたします。

お問合せ
公益社団法人 東京都高圧ガス保安協会〒113-0033 文京区本郷 5-23-13 タムラビル 3 階☎03-3830-0252 FAX03-3830-0266
ホームページアドレス http://www.tokyo-khk.or.jp
メールアドレス webmaster@tokyo-khk.or.jp
東高保 会報 2020 4 VOL. 637 号
東高保

会報 2020.4

VOL.637 号

51

この原稿が掲載される 4 月には新型コロナウィルス感染症は治まっているでしょうか？
今回の感染症に関し、横浜港に停泊した大型クルーズ船内で爆発的に蔓延した原因について、
私は空調機を介した空気感染と当初から考えていました。ネット上で類似の客船の空調系統図が掲載されており、それを見ると各客室からの戻り空気が一度大型空調機に集められ、外気と混ざり各客室等に戻る、いわゆるセントラル方式でした。テレビでは個別空調といっていましたが、それは客室ごとに温度や風量が個別に調整できるだけで、外気の導入割合などは調節できません。すなわち、今回のコロナウィルスのような感染力が強いウィルスが少量空調機に戻っただ
けで、空気を介し各客室に還流され、蔓延します。船内で日々刻々と感染者が増え、多い時では100 名近くの感染者が一度に発生する状況は空気感染以外に考えられません。
「空気感染はなく、接触や飛沫感染しかない」、という根拠は何なのでしょう？また、乗船中、陰性になっても下船後に陽性になる人が出たのも空調感染では理解できます。下船間際まで同じ空気を吸っていたのですから。
実はこのことを懸念し下船後も感染者がいた場合、ホテルやオフィスビルなどセントラル空調の建物では、クルーズ船と同じ状況が起こりうる、という指摘を各メディアに投稿しました。
しかしながら、どのメディアからも反応がありませんでした。
思えば、空調感染が本当に発生した場合、防御するのは非常に難しい状況になりますし、かな
り物議をかもしたでしょう。空調感染というのは空調システムが分かっていないと理解できず、おおかたの医師ではわからない分野です。それにもまして、今回、日本メディアの新情報への鋭敏さの欠如に非常に落胆しました。私も以前空調衛生の仕事に携わっていた立場としていい加減な知見で判断したわけではなく、感染の発生状況、船内の防疫体制、空調系統などを総合的に見てそのような見解に達したわけです。
1970 年代にアメリカで在郷軍人病という肺炎が大量に蔓延し 24 人が死亡する事件がありました。その原因は建物内の空調システムにあるクーリングタワーにたまった土砂にあるレジオ
ネラ菌が原因でした。この時、アメリカの疾病対策センターによる精力的な検索によって、新種の細菌感染によることがわかりました。増殖の好条件がそろう空調設備の冷却水を介して集団発生する可能性が濃く、その後ビル冷房の衛生管理対策が重視されるようになりました。
今回の新型コロナウィルス感染症の感染原因が空気感染だとすると事態は深刻です。病気の解明や検査手法、薬も大事ですが、感染のメカニズムの再究明が必須であり、各メディアもそのような声に耳を傾けるべきと考えます。
（FM）
広報委員会
委員長
委
員

事 務 局

三 木
健
荒 井 秀 昭鈴 木 一 央福 永 直 樹藤 原 寿 和

稲野邉大輔
鈴木柾批左
矢 橋 和 己久 保
尚中 澤 光 孝山 中 耕 一柴 田 善 弘橋 本 孝 二中 西薫（ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ）

案内図

会報

VOL.637 （２０２０．４月号）
2020 年 3 月 28 日印刷 年 10 回発行
2020 年 4 月 5 日発行 定価１部 480 円(税込み)（送料 79 円）（会報の購読料は，会費に含まれております。
）〒113-0033 東京都文京区本郷 5-23-13 タムラビル 3 階
発行所

公益社団法人東東京都高圧ガス保安協会
電話 03-3830-0252 FAX 03-3830-0266e-mail webmaster@tokyo-khk.or.jp

編集兼
発行人
印刷所

52

古 川

日本印刷株式会社

東高保 会報 2020 4 VOL. 637 号

東高保

会報 2020.4

誠

VOL.637 号

背幅 3 mm

NEW MODEL

小型軽量で作業の妨げにならない！
ポータブルガスモニター

MODEL:GW-3

GW-3& 04 Series

わずか約45g！

世界最小＆最軽量クラスを実現

腕や胸元への装着に最適（時計ベルト＆クリップ標準付属）

腕装着時

CO

O2

CO&O2

腕装着時

ヘルメットバンド装着時

H2S

1 高性能なRセンサシリーズ搭載

広い温度範囲で使用可能で高性能＆耐久性に優れた新型Rセンサ搭載。
また、国内メーカー初のCO&O2センサ搭載で小型2成分検知を実現！
さらに、H2の干渉影響を大幅に低減したCOセンサも同時ラインアップ。

2 センサ保証3年
3 信頼の安全構造

2（O（ガルバニ電池式）
を除く）

本質安全防爆構造
防塵防水構造 GW-3 IP66/68相当、04 Series IP66/67相当

MODEL:

04 Series

連続使用時間 最長9000時間
乾電池＆充電池 選べる2つの電源仕様

CO
ベルト装着時

O2

CO&O2

H2S

SO2

胸ポケット装着時

詳しくは

理研計器

で検索！

http://www.rikenkeiki.co.jp/

14404514 会報 表2-3.indd

12020/03/25

14:20:01

背幅 3 mm（昭 和 43 年 6 月 7 日 第 3 種 郵 便 物 認 可）
（会報 VOL. 6 3 7 ）2020 年 4 月 5 日発行（年 10 回発行）

会 報

4

２０２０．

ＶＯＬ．６３７●おしらせ

都内で高圧ガスを扱うご商売されている方々へ（公社）東京都高圧ガス保安協会へ加入しましょう
謹

告

年会費の改定（値上げ）（案）について

行事

第56回通常総会のご案内

受付

冷凍空調施設工事事業所認定 新規・更新申請受付のご案内

講習

2020年度上期 第三種冷凍機械法定資格講習のご案内
第１回 高圧ガス運送指導員等保安講習のご案内
特殊材料ガス保安講習のご案内
高圧ガス販売事業者保安講習のご案内
2020年（令和２年）度 講習会開催予定●協会事業報告2020 年度冷凍・空調事業所保安検査・施設検査
方針決まる

●法令情報

改正フロン排出抑制法が 4 月 1 日から施行

公益社団法人 東京都高圧ガス保安協会

http://www.tokyo-khk.or.jp

14404514 会報 表1-4.indd

12020/03/25

14:16:02