INVERTER

Inverter trifase
Per rete 277/480V
SE33.3K

Garantito

12-20anni

Specificamente progettati per funzionare con ottimizzatori dipotenza
Efficienza superiore (98,1%)
Messa in esercizio semplice e veloce dell’inverter
direttamente da smartphone mediante
applicazione SolarEdge SetApp

Inverter a tensione lato CC costante perstringhe più lunghe
Smart Energy Management

Piccolo, più leggero della sua categoria, efacile da installare

Optional: Dispositivo integrato di sicurezzalato CC – elimina la necessità di sezionatori CCesterni

Monitoraggio incorporato a livello deimoduli

Optional: Protezione da sovratensione lato CCe fusibili lato CCComunicazione ad Internet via Ethernet o WirelessFunzionalità di sicurezza avanzate – Protezione
per guasti da arco elettrico integrata e
spegnimento rapido opzionale

IP65 – Installazione per uso esterno e interno

solaredge.com

Inverter trifase per rete 277/480V
SE33.3K

RIFERITO AD INVERTER CON CODICE SERIALEUSCITA

SE33.3K (RICHIEDE UTILIZZO DI TRASFORMATOREDI MEDIA TENSIONE)SEXXK-XXXXXBXX4Potenza in uscita CA nominale

33300

Potenza in uscita CA massima

33300

VA

480 / 277

VacTensione in uscita CA - Range di tensione Fase - Neutro244-305

VacFrequenza CA

50/60 ± 5Hz40

A

3 / N / PE (Connessione a stella con Neutro)

VTensione in uscita CA - Fase - Fase / Fase - Neutro (nominale)

Corrente continua in uscita massima (per fase) @277V
Reti supportate - trifase

Monitoraggio dell’impianto, protezione anti islanding, fattore
di potenza configurabile, soglie configurabili in base al paese

INGRESSO

Potenza CC massima (Modulo STC)

VASì45000WSenza transformatore, senza messa a terraSìTensione massima in ingresso

1000

Tensione CC nominale in ingresso

840

Vdc

Corrente in ingresso massima

40

Adc

Protezione dalla polarità inversa
Rilevamento dell’isolamento per guasto di terra

VdcSì
Sensitività 350kΩ(1)Efficienza massima dell’inverter

98,1

Efficienza ponderata europea

98%

Consumo energetico notturno<4W

FUNZIONI AGGIUNTIVEInterfacce di comunicazione sostenute(2)Messa in esercizio dell’inverter
Protezione da arco elettrico
Spegnimento rapido
Smart Energy ManagementDISPOSITIVO DI SICUREZZA LATO CC (OPZIONALE)
Sezionatore a 2 poliProtezione da sovratensione lato CC

2X RS485, Ethernet, GSM integrato (opzionale)

Mediante applicazione mobile SetApp utilizzando il Wi-Fi integrato perconnessione locale
Integrata, Configurabile dall’utente (in conformità con UL1699B)
Opzionale (3) (Automatico alla sconnessione della rete CA)
Limitazione dell’Esportazione in rete
1000V / 40A
Tipo II, unita’ sostituibile sul campo

Fusibili lato CC (su polo positivo e negativo)

Opzionale, 20A

ConformitàUTE-C15-712-1

Sicurezza

IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100

CONFORMITÀ AGLI STANDARD
Standard per il collegamento alla rete(4)Emissioni
RoHS

SPECIFICHE PER L’INSTALLAZIONE

BDEW, CEI-016
IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 , IEC61000-3-11, IEC61000-3-12
Sì

Uscita CA

Pressacavo - diametro 18 - 25

Ingresso CC

3 coppie di connettori MC4

Ingresso CC con dispositivo di sicurezza%mm

Diametro esterno pressacavo 5 - 10 mm / Sezione cavi 0,5 - 13,5 mm2Dimensioni (AxLxP)

540 x 315 x 260mm

Dimensioni con dispositivo di sicurezza (AxLxP)

775 x 315 x 260

mm

Peso

45kg

Peso con dispositivo di sicurezza

48kg

Intervallo di temperatura operativo-40 - +60(5)˚CRaffreddamento
RumoreForzato (ventola sostituibile dall’utente)< 55dBAClasse di protezione
Montato su staffa (in dotazione)

In conformità alle normative locali
Fare riferimento alla sezione Schede Tecniche-> Comunicazione nella pagina Download per specifiche delle opzioni di comunicazione disponibili: http://www.solaredge.com/groups/support/downloads
Codice prodotto inverter con spegnimento rapido: SE33.3K-RWRxxxxxx;(4)
Per tutti gli standard fare riferimento alla categoria “Certificati” nelle sezione Download del nostro sito web: http://www.solaredge.com/groups/support/downloads(5)
Per informazioni sul derating consultare https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-temperature-derating-note.pdf
(1)

(2)
(3)

© SolarEdge Technologies Ltd. Tutti i diritti riservati. SOLAREDGE, il logo SolarEdge, e OPTIMIZED BY SOLAREDGE sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati di SolarEdge
Technologies, Inc. Tutti gli altri marchi di fabbrica menzionati in questo documento sono proprietà dei rispettivi proprietari. Data: 01/2019 / IT V.01. Soggetto a modifiche senza preavviso.