SE50K / SE55K / SE82.8K
12-20YEARWARRANTYVAIHTOSUUNTAAJAT

3-vaihe invertteri
synergy teknologialla

Suunniteltu käytettäväksi tehostimien kanssa
Helppo kahden henkilön asennusjokainen yksikkö asennetaan erikseen,
sisältää kaapelit yksiköiden helppoa
asennusta varten.
Tasapainoisempi järjestelmä vähemmällä
työmäärällä verrattuna useampien
pieninvertterien käyttöön nähden.
Yksilöllinen invertteriyksikön käytönhallinta
mahdollistaa pidemmän valmiusajan ja
helpomman huoltomahdollisuuden.

solaredge.com

Ei hukattua pinta-alaa: seinään / kiskoon
asennettuna tai vaakasuoraan asennettuna
moduulien alle (10 ̊ kaltevuus)
Sisäänrakennettu moduulitasoinen seuranta
lähiverkon tai mobiiliverkon avulla.

3-vaihe invertteri synergy teknologialla
SE50K / SE55K / SE82.8K

SE50K(1)

SE55K

SE82.8K

AC-nimellislähtöteho

50000(2)

55000

82800

VA

Suurin AC-lähtöteho

50000(2)

55000

82800

VALÄHTÖ

AC-lähtöjännite - pääjännite /vaihejännite (nimellinen)

AC-lähtöjännite - vaihejänniteen
vaihteluväli

380/220 ; 400/230

Vac

304 - 437 / 176 - 253 ; 320 - 460 /184 - 264.5

Vac50/60 ± 5

HzAC-taajuus

Suurin jatkuva lähtövirta(vaiheittain)

76

80

Tuetut verkot - kolmivaiheiset120

A

3 / N / PE (WYE nollajohtimella)V

250 laitetta kohden(3)mA

Suurin jäännösvirta

Toiminnan seuranta, saarekekäytön suojaus,
määritettävä tehokerroin, maakohtaisesti
säädettävät raja-arvot

KylläTULO  

Suurin DC-teho (moduulin STC-olosuhteet),
Invertteri / Yksikkö

67500 / 33750

74500 / 37250

Muuntajaton, maadoittamaton

Kyllä

Suurin tulojännite

1000

Nimellinen DC-tulojännite

750

Suurin tulovirta

74

111750 / 37250

Vdc
Vdc

80

Käänteisen napaisuuden suojaus

W

120

Adc

Kyllä

Maavuodon tunnistus

350kΩ laitekohtainen herkkyys(4)Vaihtosuuntaajan enimmäisteho

98.3

Eurooppalainen hyötysuhde

98%

Virrankulutus yöaikaan< 12W

Tuetut viestintäliitynnät(5)RS485, Ethernet, GSM liitäntä (valinnainen)

RS485 ylijännitesuoja

SisäänrakennettuLISÄOMINAISUUDETTASAVIRRAN SUOJAYKSIKKÖTasavirran katkaisu
Tasavirran ylijännitesuoja

1000V / 2 x 40A

1000V / 3 x 40A

valinnainen, II-tyyppi, kentällä vaihdettava

Tasavirtasulakkeet molemmissa

Valinnainen, 30A

STANDARDINMUKAISUUS
Turvallisuus

Verkkoliitäntästandardit(6)%IEC-62109, AS3100
VDE-AR-N-4105, G59/3, AS-4777,EN 50438 , CEI-021,VDE 0126-1-1, CEI-016, BDEW

Päästöt

IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 , IEC61000-3-11, IEC61000-3-12

RoHS

Kyllä

ASENNUSOHJEET  Laitteiden määrä

23AC-lähdön kaapeli

Kaapeli liitin — halkaisija 22-32 ; PE liittimen halkaisija 10-16

Kaapeli liitin — halkaisija 20-38

Tasavirtatulo(7)6 ketjua, 4-10mm2 DC-johdin, liittimen ulkoinen halkaisija 5-10mm

9 ketjua, 4-10mm2 DC johto,AC-lähdön johto

Aluminum or Copper; L, N: Up to 70, PE: Up to 35

Mitat (K x L x S)
Paino
Toimintalämpötilan vaihteluväli
Jäähdytys
Melu
Suojausluokka

Alumiini tai Kupari; L, N: jopa
95, PE: jopa 50mmmm2Pääyksikkö: 940 x 315 x 260; Alayksikkö: 540 x 315 x 260

mm

Pääyksikkö: 48; Alayksikkö: 45

kg-40 to +60

˚C

(8)

Tuuletin (käyttäjän vaihdettavissa)< 60dBA

IP65 — Ulko- ja sisätilat

Kannatinkiinnitys (sisältää kannattimen)
Saatavilla Yhdistyneessä kuningaskunnassa (UK) ja Israelissa
49990 UK:ssa
Jos tarvitaan ulkoista vikavirtasuojaa, sen raja-arvon on oltava ≥ 300 mA per yksikkö (≥ 600 mA SE50K / SE55K, ≥ 900 mA SE82.8K)(4)
Jos paikalliset määräykset sallivat(5)Valitse Downloads-lataussivulta Datasheets -> Communications saadaksesi lisätietoja valinnaisista viestintävaihtoehdoista: http://www.solaredge.com/groups/support/downloads(6)
Näet kaikki standardit valitsemalla Downloads-lataussivulta Certifications: http://www.solaredge.com/groups/support/downloads(7)
DC-tulo, MC4 -liitin tai vedonpoistaja, DC-kytkin riippuu tilattavasta osanumerosta. Invertteri vedonpoistajalla ja DC-kytkimellä P / N: SExxK-xx0P0BNG4, Invertteri vedonpoistajalla ja ilman DC-kytkintä P/ N:SExxKxx0P0BNA4, Invertteri MC4 -liittimillä ja DC-kytkimellä P / N: SExxK-xx0P0BNU4, Invertteri MC4 -liittimillä ja ilman DC-kytkintä P / N: SExxK-xx0P0BNY4(8)Katso lisätietoja tehon alentumasta täältä: https://www.solaredge.com/sites/default/fles/se-temperature-deratng-note.pdf
(1)

(2)
(3)

© SolarEdge Technologies, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. SOLAREDGE, SolarEdge -logo ja OPTIMIZED BY SOLAREDGE ovat SolarEdge Technologies, Inc:n tavaramerkkejä
tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kaikki muut tässä mainitut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Pvm 12/2018/V01/FIN. Muutokset mahdollisia ilman ennakkoilmoitusta.