0120-18-6321

ご希望があればいつでも製品を使った説明会を開催させていただきます。お気軽にホットラインまでご連絡ください。

ISSN 2759-1050

エ ム ジ ー 季 刊 P R 誌

エムジートレンド
www.mgco.jp/magazine/

スマートフォン・
タブレット版はこちら

2024
July

P.04

7

プロダクツレビュー

PCレコーダ WL7シリーズ

無線LAN PCレコーダを発売します。

プロダクツレビュー

P.06 灯具不要で簡単に取付できる

40形直管LEDライト LB1200
2024年8月発売予定

P.08 ロータリエンコーダ信号用

パルスアイソレータをご紹介します。

ネットワーク機器 組合せ体験レポート

お客様訪問記P.10 SLMP通信を利用して

P.02

Webロガー2で三菱電機製PLC間のアナログ信号データをロギングしてみた!

アプリ事例集P.12 こんなところで活躍しています！

エムジー製品のアプリケーション紹介

無線LAN PCレコーダ

東京都練馬区 ヤマト電機株式会社
電力監視に採用された「Web機能付電力モニタ（形式：EDMC）」と「電力マルチ変換器（形式：M5XWT）」［連載］SDGsとGXよもやま話
P.14

第3回「GX実現」に向けた産業システムの省エネの推進と「GA」

計装豆知識
P.15

セントラル空調の冷温水搬送システム（１）P.16NEWS ＆ TOPICS

お 客 様Customer Interview

訪 問 記

電力監視に採用された「 W e b 機 能 付 電 力 モ ニ タ （ 形 式 ： E D M C ）」 と「 電 力 マ ル チ 変 換 器 （ 形 式 ： M 5 X W T ）」今回は、東京都練馬区にあるヤマト電機株式会【エムジー】本システムの概要や構成について

設 備 の 稼 働を止めてデマンド時 限が変わった社を訪問し、ヤマト電機株式会社 本社建屋のお聞かせください。

あとに設備を動かすなどの節電対策をすること

電力監視に採用されたWeb機能付電力モニタ［杉 本 様］詳 細 はシステム 構 成 図 をご参 照く

で、金銭的な節約につなげることもできます。

（形式：EDMC）と電力マルチ変換器（形式：

ださい。地 下 の 受 電 盤にデマンド監 視 機 能を

M5XWT）について、同社エンジニアリング

もったEDMCを 設 置しました。さらに 各 回 路【エムジー】EDMC、M5XWTを使用してどの事業部 部長の杉本様にお話を伺いました。

の 電 力 使 用 量 を 把 握 するた め、地 下と屋 上

ような監視を行っているかお聞かせください。

に あ る 各 分 電 盤 の 回 路 ごとにM5XWTを 設［杉本様］お客様が節電に取組みやすい監視画【エムジー】本システム導入の経緯についてお置して います。EDMCはデ マンド監 視 を 行う

面を目指して当社で開発を行っており、監視画

聞かせください。

ことで全 体 の 消 費 電 力を正 確に把 握すること面や節電評価ツー ルなど、用途にあわせて約［杉本様］近年「カーボンニュートラル」というが で き、M5XWTは 回 路 ごと の 消 費 電 力 を

20画面をご用意しました。今回は抜粋して、3テーマが世に浸透していく中で、細かく電力監

細 かく測 定 することが できます。M5XWTのつご紹介します。

視をする案件が増えています。あるデータセン

デ ー タ はEthernet/RS-485変 換 器（形 式：

1つ目はデマンド電力監視画面です。現在時限

ター向けの電力監視案件では、各部屋の分電盤

GR8-EM）を経由して、Modbus通信でエッジの契約電力、予測電力、現在電力、当日の時限の中にあるブレーカを1回路ずつ計測して、合マイクロPCに取込んでいます。EDMCからはごとの消費電力に加え、時限ごとの気温、天気

計1000点以上の電力を細かく監視する必要がデータを直接クラウドサーバに取込んでいます。

も表示され、一目で現状を理解することができありました。加えて、140ポイント以上の温度計測データは、LTE回線でVPNセキュリティをます（図1参照）。

計測もありました。その案件での経験を踏まえ、確保し、当社が管理するクラウドサーバへアッ

2つ目は電力デマンド年推移画面です。現在か

当社で「節電サポートサービス」を商品化する

プロードされるため、インターネットにアクセス

らさかのぼって2年分の月ごとの消費電力、契ことを決定し、まずは自社の建屋に導入することする環境があれば、ユーザはどこからでも監視約電力と昨年比を表示しています。どの月に消になりました。そこで電力監視に使用する小形

画面を見ることができます。そのため、節電を費電力が多く、どのタイミングで契約電力が更の電力マルチメータやデマンド監視装置を探し実施する際にどの回路の電力使用量が多く、ど新されているかを知ることができ、節電によるていたところ、他社では納期がでない中で、エの回路をカットするのが効果的か一目で知るこ

節約効果を確認することができます（図2参照）。

ムジーは即納対応ができるとのことで採用を決とができます。当然、デマンド警報も知ること

3つ目は負荷回路の節電ガイド画面です。各負めました。

ができるため、警報が発生した際には、一旦、荷の消費電力と、その負荷が全体の消費電力のシステム導入前

システム導入後た
トラルに向けカーボンニュー
の」ス
トサービ「節電サポー
り、
商品化にあた
自社の建屋になったよ。
導入することに

電力監視画面
●デマンド監視（契約電力/電力量）●個別回路監視（電力／電力量/電流等）●節電支援ガイド●アラートメール

クラウド上

3階
事務所

デマンド電力、警報

LTE
（VPN）

MQTT MQTT は IoT 向けに開発された軽量、
HTTP 省電力な通信プロトコルです。

モバイル
ルータ

エッジ
マイクロ
PC

回路ごとの消費電力

ノート PC、スマホなど

Modbus/TCP
HUB
Modbus/TCP

HTTP

Modbus/TCP

Modbus/TCP

Ethernet/RS-485 変換器
GR8-EMWeb 機能付
電力モニタ
EDMC

電力マルチ
変換器
M5XWT

2

電力マルチ
変換器
M5XWT

クランプ式
交流電流
センサ
CLSE

クランプ式
パルス検出器CLSP-5

地下 受電盤

ModbusEthernet/RS-485 変換器
GR8-EM

地下 動力盤

MGTrend Vol.1 No.3

ModbusEthernet/
RS-485 変換器
GR8-EM
電力マルチ
変換器
M5XWT
クランプ式
交流電流
センサ
CLSE

クランプ式
交流電流
センサ
CLSE

地下 電灯盤

屋上 空調動力盤

ヤマト電機株式会社
グローバル・マーケティング部
環境ビジネスグループ
エンジニアリング事業部
部長

ヤマト電機株式会社
ソリューション営業部 主任

ヤマト電機株式会社
ソリューション営業部

樽見 晃弘 様田中 歩 様

杉本 和歳 様本システムについての照会先

ヤマト電機株式会社
エンジニアリング事業部 杉本様、澤様、大久保様〒179-0074 東京都練馬区春日町2-14-8
TEL：03-3825-1571

ヤマト電機株式会社

うち何%の電力を消費しているかを表示していま

タの使用を控えるなど節電を実施したところ、 【エムジー】今後の予定をお聞かせください。

す。どの負荷に節電のアプローチをするのが効果

10%程 度 の 節 電 効 果がありました。また、節［杉本様］リモートI/Oを追加して、各部屋の温的であるかを一目で確認できます（図3参照）。

電を実施する際に、部屋の照明をすべて1つの度情報も収集し、空調機への制御を加えること

上記にあげた画面以外にも節電に役立つ画面をスイッチで操作していると間引くことが難しいので自動的に節電ができるようにしていこうと考ご用意しています。

で、工事をする際に間引けるように考慮するな

えています。加えて、省エネ取組は、データ計

ど、お客様への施工時に役立つ経験を積むこと

測と需要者の意識改革やルール作りが基本と認【エムジー】本システムを運用した感想をお聞ができています。

識していますので、そのあたりを支援する節電かせください。

EDMCとM5XWTについては動作が安定してお支援評価機能を充実させたいと考えています。

［杉本様］開発した電力監視システムを実際にり、意図通りの動作を続けることができているた

運用し、当社建屋の電力使用状況を分析してみめ、信頼性が高いです。

【エムジー】本日はお忙しい中ありがとうござ

るとエレベータの消費電力が意外と多いことがいました。今後とも、エムジーをよろしくお願わかりました。デマンド警報発令時にはエレベー

いいたします。

図1 デマンド電力監視画面

図2 電力デマンド年推移画面

Web機能付電力モニタや採用された製品のご紹介

電力マルチ変換器など
電力監視に使用する製品は、即納対応ができる
エムジーを採用しました。 安定したWeb機能付電力モニタ

クランプ式パルス検出器

ヤマト電機株式会社のご紹介
ヤマト電機は電設資材の専門商社として、

意図通りの動作で信頼性が高く、開発した電力監視システムの運用が順調に行えました！

図3 負荷回路の節電ガイド画面

形式

EDMC

形式

CLSP-5高層ビル、マンション、大型商業施設、住宅、工場、学校、道路、鉄道など、みなさんの生活に身近なところに使われている電気設

手のひらサイズのプラグイン構造をしたデマ
ンド監視ユニットです。設置・取付がとても簡単なので、いつからでも気軽にデマンド監
視をはじめられます。

電力会社の取引用計器のパルス信号を、クランプ式センサで間接的に検出し、電力会社の機器と同一パルスで計測します。

Ethernet/RS-485変換器

電力マルチ変換器

備資材（電設資材）、情報通信機器を提供
しております。
電線、照明器具（LED）、スイッチ、コンセ
ント、非常用発電機をはじめ、取扱商品は約60万点にのぼり、あらゆるところで生活を支えております。
また、環境、エネルギー関連機器である、
太陽光発電、蓄電池などの取扱を含め環境、

形式

Modbus

GR8-EM

Modbus/TCP（Ethernet）とModbus RTU（RS-485）のプロトコルを相互に変換します。

形式

M5XWT

エネルギービジネスへのソリューション営業にも積極的に取組んでおります。

コンパクトな形状で、新設の装置はもちろんのこと、既 設 の 装 置 や 製 造 ラインの 盤 のちょっとした隙間に取付けることで、Modbus
通信を使って電力諸量を測定します。

クランプ式交流電流センサ
形式

CLSE

電流信号の検出はクランプするだけでOK！
配線を切断する必要がないため、電気を止めずに設置できます。

July 2024

3

PR

01

Products Review
プ

ロ ダ ク ツ レ ビ ュ ー

PCレコーダ WL7シリーズ

無線LAN PCレコーダを発売します。
無線 LAN 内蔵なので、パソコンと簡単に接続できる
WL7 シリーズ 無線 LAN PC レコーダ（形式：WL7W1-G16D4）をご紹介します。

PCレコーダに無線LAN対応モデルが登場 !
このたび、WL7シリーズ 無線LAN PCレコーダ（形式：WL7W1-G16D4）を発売します。WL7W1-G16D4は本体内部に、デュアルバンド対応の無線LANを内蔵しているため、パソコンと簡単に接続ができます。使用する電源もUSB TYPE-Cにより 5V DC 給電で駆動するため、現場の立上げやトラブルの解析用のレコーダとして便利に使用することができます。

特長
2024年８月発売予定□ 直流 16 点入力、パソコンを用いた記録計

無線 LAN PC レコーダ

□ マイナスコモン（NPN 対応）接点入力 2 点、
フォト MOS リレー出力 2 点に対応

形
式：WL7W1-G16D4
基本価格：80,000 円～□ 各種トリガ機能により必要な部分だけを記録□ 電源は USB バスパワードによる 5V DC 給電□ WLAN は 2.4GHz/5GHz デュアルバンド対応

・仕様により加算価格があります。詳しくは仕様書をご覧ください。

PC レコーダ 接続構成
1台のレコーダから無線経由でデータ収集を行う場合
PCレコーダ本体を現場に設置し、普段使用しているPCを記録計にできます。記録データを集めたり、集めたデータを変換するなどの手間がなく机の上ですぐにデータ解析・管理を

無線LAN PCレコーダ

始められます。

PC

複数のレコーダから無線経由でデータ収集を行う場合

無線AP（親機に設定）装置ごと、機械ごとに記録するのではなく、

LANケーブル

エリアにある装置や機械にそれぞれPCレ
コーダ本体を設置し、エリアごとにPCで記録できます。PCでは複数の個別の測定値を同一画面で監視・記録できます。
無線LAN PCレコーダ

4

MGTrend Vol.1 No.3

無線LAN PCレコーダ

無線LAN PCレコーダ

無線LAN PCレコーダ

PCPC レコーダ WL7 シリーズ

各部の名称と寸法
スプリング式端子台
供給電源・通信用
USB 接続コネクタ（TYPE-C）
本器に電源を供給するには、汎用アダプタが必要です。

接点入出力
状態表示ランプ

状態表示ランプ

50mm

入力・出力端子はワンタッチで接続できる
便利なスプリング式端子台

アナログ入力の測定範囲
Ai1～4

Ai5～8

アナログ入力 8 チャネル

Ai9～12

Ai13～16

Di1 Di2 Do1 Do2

アナログ入力 8 チャネル

接点入力・出力8チャネルごとに測定入力範囲を選択（ご注文時指定）
測定範囲は下記の3種類
・高電圧レンジ入力：±10V DC～±0.8V DC

210mm

・中電圧レンジ入力：±0.8V DC～±80mV DC
奥行き55mm・低電圧レンジ入力：±80mV DC～±10mV DC

アプリケーションソフトウェア

トレンド画面

ページあたり 4 ペンのトレンド画面を 4 ページ分表示します（合計 16 ペン）。各ペンには全入出力チャネル（Ai / Di / Oi /Do）が割付けられます。アナログ入力信号（Ai）と演算入力信号（Oi）には、領域名称、表示色、イベント文字列、警報出力、
領域タイマ、トリガ、リセットを設定できます。

トレンド画面の機能と名称
イベント文字列
CH 名称
CH コメント
デジタル表示
実量値またはパーセント値
バーグラフ

ペン数

16（1 画面あたり 4 ペン）

ペン割付け可能 Ch

Ai、Di、Oi、Do の全チャネル

描画スケール100% および 0％の位置を実量値にて指定

記録方式

ファイル（.TRD 形式）として保存

記録内容

トレンドデータ、イベントデータ、コメントデータ

データサイズ

1 ファイル当たり最大 50000 サンプル ×16 ペン

自動開始

ソフトウェア起動時に自動で記録を開始可
停止／通常記録／トリガ記録から選択

記録周期

100、500ms、1、2、5、10 秒、1、2、5、10、30 分、1 時間

動作環境

Windows11

ブラウザ

Chrome、Edge、Firefox

オーバービュー画面

新着イベント画面

帳票画面

最新のデータを全点表示します。アナログ入力信号
では、クリック毎に実量表示⇔％表示を切替えできます。

アナログ入力信号・演算入力信号で設定したイベン
トのほか、トリガ、アラームなど発生したイベントの最新 500 件を表示します。

毎正時に帳票用データ（1H データ）を作成します。
サンプリング方式は、「瞬時値／平均値／最大値／最小値」から選択します。

●開発中製品のため仕様・形状が変更になる場合があります。ご注文・ご使用に際しては、必ず最新の仕様書でご確認ください。
July 2024

5

PR

02

Products Review
プ

ロ

ダ

ク

ツ

レ

ビ

ュ

ー

LED照明への更新
一 般 照 明 用 の 蛍 光 ラン プ の 製 造 ・灯具不要

4 0 形 直 管 L E D ライト

LB1200シリーズ

安心の保証サービス

灯具不要で簡単に取付できる
40形直管LEDライト LB1200

救済ワイド補償サービス

灯具

不要

灯具がなくても、天井がなくても取付られるLEDライト
こ の た び、LED 照 明 直 管 シリー ズ の４０形 直 管 LED ラ イト（形 式：
LB1200-N）を発売しました。
LB1200-N は、既設蛍光灯の取替用としてご好評をいただいています「配線工事不要」の LED 照明 LS1200 シリーズを基に、新設用として新たに開発した「灯具不要」の新製品です。どこにでもねじ止めで簡単に取付けることが で き、最 大 5 本 ま で 連 結 可 能 な 40 形 直 管 LED ラ イト（形 式：
LB1200-N）をぜひご利用ください。

3年

一般保証

5年

新製品
LED 照明 直管シリーズ

40形 直管LEDライト
形
式：LB1200-N（昼白色）
基本価格：7,000 円～
・仕様により加算価格があります。詳しくは仕様書をご覧ください。

ねじ取付け

金具取付け

透過イメージ

LB1200の特長
01 寿命は蛍光灯の4～8倍、50,000時間（40℃にて）（＊1）
一般蛍光灯 6,000 ～ 12,000 時間と LB1200-N との比較です。

02 安全設計

金具はオプション品です。

過電流および過電圧保護回路を内蔵しています。

03 ポリカーボネート＋アルミフレームで衝撃に強い構造

連結の場合割れにくく、衝撃に強く、突然切れることはありません。

04 チラツキを抑制して目にやさしい
高周波点灯によりチラツキを抑制しました。

05 最大5本まで連結可能

付属の電源コードを使用して連結し、共通給電できます。
救 済 ワ イド 補 償 サ ー ビ ス ： お 客 様 の う っ か り ミ ス に よ る 破 損 、 故 障 で も 3 年 間 ワ イ ド に 補 償 し ま す 。 詳 細 は 株 式 会 社 M G M T

6MGTrend Vol.1 No.3

LED 照明 直管シリーズ LB1200 ／ LS1200

本製品は、株式会社 MGMT の製品です。

計 画はお済みですか？
輸 出 入 は 2 0 2 7 年まで に 廃 止 されます 。

配線工事不要 40形 直管LEDライト

LS1200シリーズ

安心の保証サービス

1本ずつ、部屋ごとに取替えるだけで省エネが始まるLED

救済ワイド補償サービス

（＊2）

昼白色

白

色

イエロータイプ

グロー方式でも、ラピッド方式でも、インバータ方式でも、AC電源直結方式でも（＊3）
OKな万能直管ＬＥＤライト です。
どんな蛍光灯もこれ1本で対応できます（＊4）。もし照明器具が寿命や故障で壊れ て も A C 電 源 を 直 結 す れ ば 引 続 き 使 え ま す（ 両 側 給 電 方 式 で す 。
LS1200-C1シリーズは、片側給電方式にも対応しています）。

LS1200シリーズの特長
01 消費電力 約1/2（＊5）
誰でも交換できます。
テナントビルでも工事許可申請や原状復帰の必要がありません。
自光式の看板や標識も取替えるだけで 50,000 時間（＊1）
メンテナンスフリーになります。

02 割れにくく、衝撃に強く、突然切れることはありません。
ポリカーボネート + アルミフレームで衝撃に強い構造になっています。

03 広い使用温度範囲：－25～+55℃

配線工事

不要

工事許可申請原 状 復 帰

不要

3年

一般保証

5年

オレンジタイプ40形 直管LEDライト
LS1200-C1シリーズ
グロー方式、ラピッド方式、AC 電源直結方式 両側・片側給電共用 対応
長さ：１２００ｍｍ
昼 白 色
形
式：LS1200-C1-N
基本価格：5,５00 円～

イエロータイプ形
式：LS1200Y-C1
基本価格：7,000 円～

白色
形
式：LS1200-C1-W
基本価格：5,５00 円～

オレンジタイプ形
式：LS1200D-C1
基本価格：7,000 円～

・仕様により加算価格があります。詳しくは仕様書をご覧ください。
オプション ブルーライト対策品（LS1200-C1-N/B）/ 角度可変機能

40形 万能直管LEDライト（＊3）
LS1200-U2シリーズ
グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、
AC 電源直結方式 両側給電 対応
長さ：１２００ｍｍ

使用温度範囲が広いので厳しい環境でも安心です。

（＊1） 設計寿命は、全光束が70％まで低下するまでの時間です。製品の寿命を保証するものではありません。
（＊2） 2灯式の場合は2本ずつ交換してください。
（＊3） 万能の用語は、既設照明器具の点灯方式（グロー・ラピッド・インバータ・AC電源直結）を問わず交換可能である意味で使用しています。ただし、LS1200-C1はインバータ方式に対応しておりません。
（＊4） 対応器具であっても一部点灯しない場合があります。ソケットの形状によっては装着できない場合があります。
（＊5） ご使用になる照明器具により消費電力が変わります。詳細は株式会社MGMT Webサイト「消費電力比較表」
でご確認ください。

昼 白 色
形
式：LS1200-U2-N
基本価格：１０,000 円～

イエロータイプ形
式：LS1200Y-U2
基本価格：11,500 円～

白色
形
式：LS1200-U2-W
基本価格：１０,000 円～

オレンジタイプ形
式：LS1200D-U2
基本価格：11,500 円～

・仕様により加算価格があります。詳しくは仕様書をご覧ください。
オプション ブルーライト対策品（LS1200-U2-N/B）/ 角度可変機能

Web サイト（https://mgmt.co.jp/）をご覧ください。また、一般保証は 5 年ですので、長く安心してご使用いただけます。

July 2024

7

PR

03

Products Review
プ

ロ ダ ク ツ レ ビ ュ ーロータリエンコーダ信号用

パルスアイソレータをご紹介します。

各種ロータリエンコーダの2相パルス信号を絶縁・変換します。
入力信号、出力信号ともRS-422ラインドライバ・パルス信号に対応できます。
また、仕様の異なる2系統のパルスアイソレータとしても使用できます。

ロータリエンコーダ信号の正確で確実な伝送をお助けする
安心のアイソレータです。
コンベアはもちろんエレベータ、エスカレータ、印刷機など
モータで動く機器の制御にはなくてはならないロータリエ
ンコーダ。今回はこのロータリエンコーダの信号をノイズから守り、加えて様々な受信装置に入力できるよう信号変換
し、正確にカウントできるよう波形整形するパルスアイソ
レータをご紹介します。

ロータリエンコーダ用
パルスアイソレータ
形
式：RPPD
基本価格：60,000 円～

・仕様により加算価格があります。詳しくは仕様書をご覧ください。

ノイズまじりの“ なまった ”パルスをパルスアイソレータ RPPD で 波形整形モータ

ロータリエンコーダ信号用

パルスアイソレータ RPPD
入力仕様

出力仕様

・無電圧スイッチ
・センサ用電源：5V・5V 電圧パルス

ロータリエンコーダ

A

相）

出力信号（

A

相）

400m

入力信号（

オープンコレクタ
分解能：10P/R

ツイストペアケーブル
インバータ

ロータリエンコーダの信号をパルスアイソレータ（形式：RPPD）で波形整形するアプリケーションを再現してみました。
リールに巻かれた 400m のツイス
トペアケーブルにロータリエンコーダを接続し、他端に RPPD を接続して、その入力信号と出力信号をオシロスコープで観察しました。
入力信号はノイズがまじり、パルスの立ち上がりがなまってしまっていますが、出力信号はノイズがカットされ綺麗に波形整形されているのがわかります。
オシロスコープ画面

8

MGTrend Vol.1 No.3

ロータリエンコーダ信号用パルスアイソレータ

ロータリエンコーダの信号もアイソレーションが必要□ 高電圧からの人体の保護□ コモンモードノイズ除去□ 雷サージから保護

医療機器などで高電圧になる装置にロータリエンコーダを設

ロータリエンコーダ側で接地されている場合、制御盤の接地

雷サージ対策には避雷器を設置するのが最も効果的ですが、置する場合、故障や事故があると人体まで被害がおよぶこと

点とロータリエンコーダの接地点間で電流が流れてしまい、 アイソレータでも入出力間と電源間を絶縁することで一定のがあります。信号線にアイソレータを設置することで、信号

コモンモードノイズの原因になります。信号線にアイソレー

保護効果が期待できます。ただし、避雷器の代わりにアイソだけでなく、センサ用電源も絶縁できるので安全を確保できタを設置すれば、電流を遮断できコモンモードノイズを除去

レータが破壊される可能性がありますが、高価な制御盤のこます。

することができます。

とを考えるとそれなりの効果があるといえます。

RPPDなしRPPDなしロータリエンコーダ

機

RPPDなし制御盤

ロータリエンコーダ器

ロータリエンコーダ

制御盤

高電圧

線間破壊または
放電破壊

雷サージ

被害

故障・事故

RPPDありRPPDあり
RPPD

ロータリエンコーダ機

RPPDあり
RPPD

ロータリエンコーダ

器

安全

雷サージ

制御盤

高電圧

制御盤

RPPD

ロータリエンコーダ

安全

故障・事故

インクリメンタル方式の ロータリエンコーダなら、
どんな信号でもお望みの信号に変換

入力信号 1、2

VH VL 入力モニタランプ

第 1 出力信号

・オープンコレクタ
・5V 電圧パルス
・12V 電圧パルス
・24V 電圧パルス
・パワーフォト MOS リレー
・RS-422 ライン
ドライバ・パルス←前面パネル図を参照

（＊1）

波形整形
回
路

入力信号1

入力モニタ
ランプ

絶縁回路

・無電圧スイッチ
・電圧パルス・5V 電圧パルス
・12V、24V 電圧パルス
・2 線式電流パルス
・RS-422 ライン
ドライバ・パルス

第1出力回
路

第1出力信号（＊1）

ワンショット
回
路

波形整形
回
路

入力信号2

ワンショット
回
路

第2出力
回
路

第2出力信号

第 2 出力信号

・オープンコレクタ
・5V 電圧パルス
・12V 電圧パルス
・24V 電圧パルス
・RS-422 ライン
ドライバ・パルスセンサ用電源・5V DC ／ 120mA・12V DC ／ 60mA
・24V DC ／ 25mA

定 電 圧
回
路

センサ用電源

電源
回路

Vs

供給電源

（＊1）パルス幅変換なしの仕様には付きません。
注1）入力がRS-422ラインドライバ・パルスの場合、波形整形回路はRS422レシーバとなります。
注2）RS-422ラインドライバ・パルス出力とパワーフォトMOSリレー出力の場合、マイナスコモンではありません。

検出レベルを前面パネルから調整可能□ 無電圧スイッチの例

入力モニタ
ランプ
（PL1）
入力モニタ
ランプ
（PL2）

電圧

SW2

□ 電圧パルスの例

電圧

センサ用
電源電圧調整
SW1
検出レベル
調整
（VH）
検出レベル
調整
（VL）

センサ用
電源電圧

VH

振幅
Vinp-p

VL

VH

振幅
Vinp-p

VL
検出レベル

0V

時間
接点ONのとき端子間に残る電圧

0V

時間

点灯
消灯

モニタランプ（PL1）（RS-422ラインドライバ・パルス入力の場合はこれらのSWやランプはありません。）

その他のロータリエンコーダ用変換器

こんな便利な
製品がありますロータリエンコーダ信号分配器○ ロータリエンコーダの2相パルス入力信号を絶縁してロータリエンコーダ
信号分配器

2出力に分配（入力周波数=出力周波数）○ オープンコレクタ、電圧パルス、RS-422ラインドライバ・パルス出力をご用意

形
式：WRPP
基本価格：90,000 円～○ 入出力仕様の異なる2系統のパルスアイソレータとしても使用可能○ RS-422ラインドライバ・パルスをオープンコレクタパルスに変換○ 最大周波数 1MHz

・仕様により加算価格があります。
詳しくは仕様書をご覧ください。

July 20249第3回 ネ ット ワ ー ク 機 器

組 合 せ 体 験 レ ポ ート

SLMP通信を利用してWebロガー2 で三菱電機製PLC間 の
アナログ信号データを

形式 ：DL30

ロギングしてみた!

GX Works2でCPUユニットを設定
三菱電機製PLC設計ソフト GX Works2 を使って
PLC CPUユニットの「IPアドレス設定」と「オープン設定」を行います。
PLC設定時の接続
設定用 PC
三菱電機製
PLC設計ソフト
GX Works2

三菱電機製
PLC

CPU ユニット

Ethernet

DL30の設定

1 PC 読出Webロガー2用コンフィギュレータソフトウェア（形式：DL30GCFG）を当社Webサイトからダウンロードします。

QCPU から設定情報を「GX Works2」にて「PC 読出」を行います。
「PC パラメータ」より、「Q パラメータ設定」画面を開きます。

DL30設定時の接続

設定用 PC

コンフィギュレータ
ソフトウェアDL30GCFG

Web ロガー 2
DL30

市販の USB ケーブル
mini TypeB ー TypeA

パソコンと Web ロガー 2（形式：DL30）を USB ケーブルで接続して、DL30 が PLC と接続するための通信設定と測定値を取得するためのチャネル 登 録などを DL30GCFG で行います。

3 オープン設定

2 IP アドレスの設定「内蔵 Ethernet ポート設定」タブより「IP アドレス」などの設定を行います。

「オープン設定」を行います。

IPアドレス設定（今回使用した機器の場合）

オープン設定IPアドレス：192.168.13.30

プロトコル：TCP

サブネットマスクパターン：255.255.255.0

オープン方式：MCプロトコル

デフォルトルーターIPアドレス：192.168.13.1

自局ポート番号：6000

交信データコード設定「バイナリコード交信」を選択（10進数で入力します）
・DL30にも同じポート番号を設定します。

その他「RUN中書込を許可する」を選択

商標について：MELSEC、GX Works2、GX Works3、SLMP は三菱電機株式会社の登録商標です。

10

MGTrend Vol.1 No.3

書込」を行います。
4 PC 書込 設定を保存し「PCPLC を再起動します。

このコーナーでは、ネットワークを使って当社の製品同士、あるいは当社製品と他社製品と組合せて通信を行うための配線や設定方法などを具体的にご紹介します。今回ご紹介する設定の詳細は、当社Webサイトの「よくあるご質問（FAQ）」に掲載しています。

今回の体験レポート

ご準備いただくもの

SLMP（Seamless Message Proto-

三菱電機製 PLCcol）通信は、CC-Link IE 対応機器と・MELSEC iQ-R シリーズ

Ethernet 機器間でシームレスに通信できるプロトコルです。
今回はこの SLMP 通信で PLC 内のア
ナログ信号のデータを読込み、Web ロ
ガー 2（形式：DL30）でロギングして三菱電機製 PLC 設計ソフト
GX Works2 または GX Works3（本稿では GX Works2 を使って説明します）

・MELSEC iQ-F シリーズ
・MELSEC Q シリーズ

Web ロガー 2（形式：DL30）
PoE ハブ（機種指定 なし）
WindowsPC（複数台でも可）Web ロガー 2 用コンフィギュレータ
ソフトウェア 形式：DL30GCFG（当社 Web サイトから無料でダウンロードできます）
LAN ケーブル（機種指定なし）ストレート、Cat6 以上推奨
最低 3 本必要

みるアプリケーションです。

トレンド画面
DL30の簡易Web機能により「トレンド画面」を汎用のWebブラウザソフトで表示できます。
「トレンド画面」にマニュアルセッタ
からPLCに入力されたアナログ信号のグラフが表示されているかを確認します。

設定には、ご紹介したほかにも設定が必要な項目があります。設定はコンフィギュレータソフトウェアのマニュアルに従って進めてください。

1 IP アドレスの設定

3 アナログ入力（AI）の登録

起動画面

初期画面

→ ネットワーク

接続先確認ダイアログ
アナログ入力DL30 の IP アドレスを設定します。

設定画面

入出力

AI01 設定ダイアログ

SLMP のチャネル情報を設定します。

チャネル設定CH設定は「SLMP」を選択

IPアドレス設定
IPアドレス：192.168.13.10

SLMP のデバイス設定

サブネットマスク：255.255.255.0

スレーブ番号：0
SLMP デバイスコード：
A8H_ データレジスタ（D）
SLMP デバイス番号（10 進）：
1000

2 スレーブ設定
初期画面

接続先確認ダイアログ
入出力

スレーブ設定設定画面
スレーブ 0チャネルの詳細情報

PLC をスレーブとして設定します。ネットワークの種類や IP アドレスを設定します。

CHの名称やコメント、
スケール値を入力します。
データタイプは「%」を指定した場合、0～10000を0～100%で表示されます。

PLCの情報を登録
IPアドレス：192.168.13.30
ポート番号：6000（10進数で入力します）

SLMPの各項目設定（初期値のままで結構です）
ネットワーク番号：0
局番号：255
プロセッサ番号：03ﬀ

July 202411ア プリ事例集

こんなところで活躍しています！
エムジー製品のアプリケーション紹介 vol.3
事 例

事 例

01

02

広域ネットワークを利用した
マンホールポンプの監視システムに
IoT 用端末 データマル®が採用されました。

物流倉庫や生産現場に設置した地震計の信号が設定値を超えると複数人にメール通報します。

町内に33箇所あるマンホールポンプを一般電話回線を利用して監視して小さな地震が発生しても物流倉庫や生産現場は、点検や修復など、通常業務いましたが、一般電話回線は基本料金のほか、故障通報、異常通報など、以外の作業が発生するため大変です。大きな地震ではない場合、本社や近隣

通報ごとに通話料金が発生するためランニングコストが問題でした。

の工場でも状況が分かりにくく、点検や修復の応援が遅れていました。

そこで、ランニングコストを低減するために既存の町内全域をカバーする

そこで、現場で地震の発生を検知する警報設定とメール通報ができる仕組み

広域ネットワークを利用してマンホールポンプを監視することが計画され、が検討され、データマル（形式：DL8）が採用されました。その結果、地震の発

この監視装置にIｏT用端末データマル（形式：DL8）が採用されました。

生を複数人にメールして情報共有ができるようになり、スピーディーな初期対応が可能になりました。

町役場
監視用
PC

通報メール

広域ネットワーク

通報メール

通報メール
合計33箇所
データマル ®
DL8

制御盤

流入管

インターネット

データマル ®
DL8

データマル ®
DL8

ルータ

吐出し管

マンホールポンプ

通報メール

Ethernet

マンホールポンプ

データマル®
DL8

マンホールポンプ

データマル（DL8シリーズ）
簡易Webサーバ、メール通報
DL8-B-R
簡易Webサーバ、メール通報、データロギング
DL8-C-R（指定のSDカードが必要です）

入出力カード地震計

直流電流入力カード（絶縁2点）
R8-SS2（別途e-CONコネクタが必要です）
接点4点入力カード
R8-DA4A（別途e-CONコネクタが必要です）

IoT用端末

データマル®
データマルは、Web画面による遠隔監視機能、
データロギング機能、イベント通報機能などを備えたIoT用端末です。

主な機能● 簡易Webサーバ（トレンド画面など） ● FTP、FTPS通信機能● データロギング● Modbus/TCP通信機能● HTTP、HTTPS通信機能● I/Oマッピング機能● メール通報機能

12● SLMP通信機能

MGTrend Vol.1 No.3

フィールドロガー
データマル
DL8 シリーズ

事 例

事 例

03

04

工場の研究開発棟に設置したクーリングタワー設備の異常監視に現場設置形データロガーが採用されました。

電力監視のために行っていた50箇所の「見て回り手書きメンテナンス」から脱皮できました。

監 視 対 象のクーリングタワーは、工 場の研 究 開 発 棟で使 用 する装 置

工場内の主要設備（キュービクル、コンプレッサ室、電気炉など）が約50箇（炉、成形機、レーザー装置など）を冷却して戻ってきた水を冷やすため所あり、月1回巡回して電力データを記録していましたが、この作業には約の重要な設備ですが、故障が発生して異常表示灯が点灯・回転しても誰4時間必要で、改善が求められていました。

も気付かずに、設備が停止してしまうことがありました。そこでトラブルがそこで、既設盤のスキマに設置できる超小形の電力マルチ変換器で計測発生したときの状況を「見える化」するために、現場設置形データロガー

したデータを920MHz帯マルチホップ無線機器を利用して送り、Webロ

Webロガー2（形式：DL30）を設置して、予知・予防保全を行うことに

ガー2で収集するシステムを提案し、ご採用いただきました。

しました。別建屋の製造ラインではビル監視システムでクーリングタワー

これにより見て回りの作業時間が不要になったのはもちろんのこと、リアルも遠隔監視していましたが、同様のシステムを導入すると非常に高価に

タイム監視が可能になったことで変動傾向が確認できるようになりました。

なります。Webロガー2はすでに必要な機能がパッケージ化されてお今後、工場ではエネルギーロスの改善や設備の予知・予防保全にもつなげり、帳票では最大値や最小値の集計も自動で行えるので、簡単・安価にていく計画もあります。

監視システムを構築できました。

監視室
メール通報

PC

インターネット
ISP

データサーバAI による解析

Ethernet

スマホなど
ルータ

ロギングしたデータをFTP（＊1）でアップロード
します。

Web ロガー 2
DL30

ワイヤレスゲートウェイ
WL40EW3
社内 LAN

Webロガー2は、センサからの計測信号や機器の運転・異常信号を取込んで監視と記録を行っています。

Webロガー 2
DL30

920MHz帯
マルチホップ無線機器

コンプレッサ室

第 1 電気室

集塵機

計測データ● 送水流量● 送水圧力● 冷却水温度● ポンプのインバータの周波数● インバータや冷却塔ファンの負荷電流● 運転・故障信号

ワイヤレスゲートウェイ
WL5MW1
Modbus-RTU
電力マルチ
変換器
M5XWTU

工 場（研究開発棟）

クーリングタワー

圧縮機 No.1 ～ No.ｎ

炉

成形機

レーザー装置など

各ライン分電盤など

集塵機ヒータ制御盤

超小形端子台形

電力マルチ変換器
冷却水（＊1）FTP（File Transfer Protocol）
はサーバとクライアント間で、ファイルを送受信する通信の決まりごとです。

現場設置形データロガー

Webロガー2

Webロガー２は、Web画面による遠隔監視機能、データロギング機
能、イベント通報機能に加え、帳票の作成機能などを備えた現場設置
形のデータロガーです。

帳票画面

トレンド画面フィールドロガー
Web ロガー 2
DL30 シリーズ

奥行が浅いコンパクトサイズの電力マルチ変換器とワイヤレスゲートウェイは、ブレーカボック
スや壁掛け盤のスキマに容易に後付けできます。Modbus通信が行えるので、Webロガー2と組合せて少ない予算から始め、徐々に計測ポ
イントを増やして全体管理にまで拡張できます。さらに、480V AC直入力が可能なタイプや有機EL表示器付など、種類も豊富で用途に応じてお選びいただけます。

CO2排出量も測れます！
（電力量換算値）

July 2024

２４０V AC 入力、補助電源不要
M5XWTU ／ M5XWT

有機EL
表示器付

４８０V AC 入力、三相 4 線式対応
M５０EXWTU ／ M50XWTU

13SDGsとGX よもやま話
第株式会社エムジー顧問

富田俊郎《著者略歴》
1946年生まれ。
1972年慶應義塾大学大学院工学研究科卒業。
1972年横河電機入社。
世界初の分散型プロセスオートメーション用計装制御システム（CENTUM）の開発に参加、その後ビルオートメーション用のシステム（ibmax）を開発以降ビル事業に長く従事、現在もオープンシステムの普及推進活動を続けている。 2015年より
エムジー顧問。
［趣味］合気道、スキー、オーディオ、楽器制作など。

「GX実現」に3 向けた産業システムの省エネの推進と「GA」
回E-mail: tomita@g.mgco.jp
SDGs：持続可能な開発目標（じぞくかのうなかいはつもくひょう、英語: Sustainable
Development Goals、略称 SDGs（エスディージーズ））は、2015年9月25日に国連総会で採択された、持続可能な開発のための17の国際目標です。その下に、169の達成基準と232の指標が決められています。
GX：GXとはグリーントランスフォーメーションの略。簡単に言うと、化石燃料をできるだけ使わず、クリーンなエネルギーを活用していくための変革やその実現に向けた活動のことです。

はじめにクラウドと Web ベースダッシュボード「GX」とはグリーントランスフォーメーションの略で化石燃料をできるだけ使わずにクリーンなエネルギーを活用していくための変革やその実現に向けた活動のことです。一方「GA」はグリーナーオートメーションの略で産業システ
ムが「カーボンニュートラル」を達成するための製品や製造システムの自動化のことを意味します。
「GA」は産業の世界でより広範囲な概念の「GX」を達成するための必須要素となります。

ラインおよび装置レベルの計測

国内でも CFP データ提供の義務化が始まる
欧米では製品や部品の製造に消費したエネルギーをデータとして提供することがすでに義務化されていますが、日本では昨年からトライアルが始まり、今年度（2024年度）からは本格運用が始まります。このよもやま話の第1回で述べたCFP（カーボンフットプリント）の測定とデータ提供が必須となることを意味

無線センサでデータ収集し、とくに製品や部品を輸出している会社はこのデータが提供できないと購入の対象から外される恐れがあります。
図1に示すように製造業のCO2 削減の取組みが日本のGX推進のカギとなっていることが分かり
ま す。 環 境 省 で は エ

欧米での CF P データ収集システムの例

点とエネルギー消費ウドで構成されるWebベースのシステムで、ダッシュボードに測定データを解者の視点でCO2 排出析したCFPデータを表示し提供します。

量を集計しており、製しかしながら国内でも製品あるいは部品ごとの消費エネルギーデータ測定を造業が属する産業部

可能にする機器が導入され始めているので、その製品の例を図4に示します。こ9億6,700万トン

門の排出するCO2 はれからの導入の拡大が期待されています。

※2020年度確報値

全 体 の4割 と な っ てエネルギー起源CO２排出量

い ま す。 こ れ は 製 造

産業その他部門
19％（1億8,200万トン）

業がCO2 を排出して作られるエネルギー

運輸部門
19％（1億８,５00万トン）

を最も多く使っているということを示し
ています。

出典：
環境省「２０２０年度（令和2年度）温室効果ガス排出量（確報値）について」

図1

図3

ネルギー生産者の視エネルギー転換部門
産業部門
８％
37％
（7,840万トン）（3億5,600万トン）
家庭部門
17％（1億6,600万トン）

データ
ブリッジ

自己給電
ワイヤレス

電力変換器の例

25ミリ

エネルギー起源 CO 2 排出量の部門別内訳

既設盤内のスキマに後付けできます。

工場全体あるいはフロアレベルの計測から製造ラインおよび装置単位での計測へ
国内でGA（グリーナーオートメーション）を実現するための製品やシステム

電力マルチ変換器の導入がまだ進んでいないのは、図2、図3に示すように、製造ライン単位やさらに製造設備単位での計測が、導入コストの問題などから普及が進まなかったためです。
欧米でのCFPデータ収集システムの例を図3に示します。無線センサとクラ（エムジー製 形式：M5XWTU）

クランプ部を開いて動力線を囲んで閉じます。

動力線

交流電流センサを既設の動力線に手を加えることなく取付けられます。

交流電流
センサ
動力線

動力線

交流電流センサ（エムジー製 形式：CLSE）

図 4 製造ラインおよび装置単位での計測に使用される国内製品の例

コラム
1ラインあるいは2

3

装置レベルでの測定

1．欧州では EU に輸出する企業は製品の CO 2 排出量の報告の義務化が始まっている
2．国内でも上場企業の GHG（温室効果ガス）排出量の計測・開示を義務化5

4

CFPデータを提供するシステムの導入の加速3．装置レベルでの計測システムの導入の加速

6

4．有線・無線で計装可能な製品の提供
7

5．クラウド上で測定および解析結果のダッシュボード表示
および CFP データ提供

図 2 工場全体あるいはフロアレベルの計測から製造ラインよおび装置単位での計測へ

14

MGTrend Vol.1 No.3

「SDGs と GX よもやま話」は Web サイトでもご覧いただけます。 www.mgco.jp/magazine/plan/serial/素朴な疑問も、今さら人に聞けないことも、知って役立つ計装の豆知識

計

識
知
装 豆

セントラル空調の冷温水搬送システム（１）1．冷暖房の熱媒体
セントラル空調方式のビルでは、冷凍機やボイラなどの熱源機で作られた熱エネルギーを、熱媒体を介して各階の空調機やファンコイルユニットに送っています。その熱媒体としては水が使われています。では、なぜセントラル空調の熱媒体に水が使われるのでしょうか？
水には次のような性質があります。
①比熱が大きい
単位質量あたりの物質の温まりにくさや冷めにくさを数値で表したものが比熱です。具体的には、1［g］の質量の物質の温度を 1［K］
（1［℃］と同じ）上げるのに必要なエネルギーを表した数値で、単位は［J/g・K］（ジュール毎グラム毎ケルビン）になります。この数値が大きいほどその物質は温まりにくく冷めに
くい、冷やしにくく温めにくいということになります。水の比熱は 4.185［J/（＊1）であり、この数値はほかの物質と比べても大きな値ですg・K］（表 1）。身近なところでは、夏の海水浴場で直射日光
表 1 物質の比熱にさらされた砂浜は歩けないくらい熱い
温度
比熱
のに、やはり直射日光にさらされている海物質［℃］ ［J/g･K］の水は冷たいままです。これは砂浜の砂
水
２０
4.19
に比べて水の比熱が大きく、夏の直射日光
エタノール
２０
2.42
ガソリン
２７
2.09
でも水は温まりにくい物質であることか
ベンゼン
２０
1.72
ら起こる現象です。このことからも水のシリコーン油２５
1.48
比熱がいかに大きいかということを感じ
水銀
２７
0.14
（小数点第 3 位四捨五入）
ることができます。
②化学的に安定
水は常温常圧下では、ほかの物質とほとんど反応せず、またほかの物質を腐食させたりしないきわめて安定で安全な、そしてとても扱いやすい液体です。
これらの性質に加え安価で入手しやすいことから、セントラル空調の熱媒体には水が使われています。
ビルの地下や屋上の熱源機で作られた冷水や温水は、ポンプによって各階にある空調機やファンコイルユニットに送られ、そこで室内空気と熱エネルギーの熱交換がなされ、熱源機に戻ってきます。

膨張や収縮を吸収するタ
ボールタップバルブ
ンクです。
空調機・
また、ポンプ軸受けから基準
ファンコイルユニット
水面の漏れ水（図 3）や配管洗浄
膨張のためのブロー排水の補タンク
給も膨張タンクが行います。膨張タンクへの水の補
給はボールタップバルブ
冷水往ヘッダ
冷水還ヘッダ（家庭のトイレのタンクにあるボールタップバルブと仕組みは同じです）が行
冷凍機 冷水1次ポンプいます。
規模が大きなビルでは
密閉式は設備全体が膨張タンク水面を基準とした
図 4 のような 2 次ポンプシ水中にあると考えられるので、ポンプの揚程は配管抵抗分だけあれば水は循環します。
ステムが採用されます。この場合も、2 次ポンプの揚程は配管抵抗分の揚程があ
図 2 密閉式
れば水は循環します。
開放式（図 5）は水の圧力基準面が蓄熱層の水面になり、そこから各階に水を押し上げなければならな
いので、ポンプの揚程は「高さ分の水頭圧＋配管抵抗」となるためポンプサイズが密閉式に比べ大きくなります。また、蓄熱層で水が大気と接しているの
冷温水用のポンプは軸受けの冷却と潤滑のたで、水の酸化による配管の腐食が起こりやすくなり
め、軸受け部分から常にます。そのため、配管には耐腐食性のある白ガス管
少量の水が漏れるようを使用するなどの対策が必要です。そのほか、浮遊にしてあります。
物などの混入もあるのでこまめな水質管理が必要です。メリットとしては、空調時間外でも冷凍機を稼
図 3 冷温水用ポンプ
働することができるので、夜間電力による電気料金の削減ができることや、冷凍機の設備容量を小さくすることができます。また、資源エネルギー庁が推進する電気需要の最適化にも寄与します。
ボールタップバルブ

2．冷温水の搬送システム
セントラル空調の冷温水の搬送システムには密閉式と開放式があります。
図 1 は冷水の場合のそれぞれの配管の概略図です。温水の場合も熱源機が温熱源になるだけで、配管構成は同じです。

空調機・ファンコイルユニット
冷水２次往ヘッダ
冷水2次
ポンプ
冷水１次往ヘッダ

ボールタップバルブ

膨張タンク

冷水還ヘッダ

高さ分の水頭圧
冷水往ヘッダ

冷水2次
ポンプ

空調機・
ファンコイルユニット
空調機・
ファンコイルユニット

冷水往ヘッダ

膨張タンク

冷水還ヘッダ

冷水還ヘッダ
圧力
保持弁

冷水2次
ポンプ
冷凍機

冷凍機

冷水1次ポンプ（a）密閉式

図1

冷水1次
ポンプ

ボール
タップバルブ

冷凍機 冷水1次ポンプ

図4

冷凍機

冷水還ヘッダ

冷水1次
ポンプ

圧力
保持弁
ボール
タップバルブ
基準
水面

蓄熱層

冷凍機
冷水往ヘッダ

空調機・
ファンコイル
ユニット

開放式は基準水面が蓄熱層の水面になるので、ポンプの揚程は「高さ分の水頭圧+配管抵抗」
だけ必要になります。

2 次ポンプシステム

図5

開放式

次回は冷温水搬送システムの自動制御について解説します。

蓄熱層（b）開放式セントラル空調の冷温水搬送システム配管概略図（冷水の場合）

密閉式（図 2）は循環水が大気と接する部分がほとんどないため、水質管理がしやすく水処理費用も安くなるメリットがあります。また、水の圧力基準面が膨張タンクの水面になるのでポンプの揚程（＊2）は配管抵抗分があればよく、ポンプサイズを小さくできます。なお、膨張タンクは循環水の温度による体積の（＊ 1）
温度による水の比熱

比熱は物質の温度によっても変化します。4.185 [J/g・K] は水が 20[℃ ] の時の比熱です。
ちなみに 0[℃ ] では 4.217 [J/g・K] 、50[℃ ] では 4.180[J/g・K] になります。
（＊ 2）
揚程
ポンプが水を押し出す圧力を水柱で表した数値で単位は [m] です。たとえば、ポンプの吐出圧
力が 300[KPa] であれば、揚程は 30[m] になります。

「計装豆知識」は Web サイトでもご覧いただけます。 www.mgco.jp/magazine/plan/mame/【（株）エムジー BA 事業部】

July 202415

対面形式のセミナー情報

受講料無料

九州会場で計装技術者のための「MG セミナー」を開催
下記開催日から、ご希望のコースを 1 日単位でお選びいただけます。
コース名（セミナー時間 9：30 〜 16：00 ）●セミナーのお申込み・お問合せ先、各会場については下記をご覧ください。
●ご参加の方には事前に受講者登録票をお送りします。定員には限りがございます。お早めにお申込みください。

「初めての方でもわかる IoT セミナー」を開催
下記開催日から、ご希望日をお選びいただけます。実習内容は各回とも同じです。

九州会場 日程

オームの法則簡単な電気回路における電流・電圧・抵抗を測定して、オームの法則を学習します。

変換器のアプリケーション
パソコンの画面を見ながら、代表的な計装用信号変換器の役割と特性を学習します。

セミナー概要程／場

日会

9月11日（水）受講対象「IoT を導入したい」、「IoT に興味がある」といった方を対象に、ネットワー
クについての知識をこれから習得したい方。簡単なパソコン入力ができる方。

内製造業に従事する実務者で、これから IoT に取組んでいきたい初心者の方を対象に、IP アドレスとは何かという説明から始め、インターネットの仕組みなどを解説して、IoT を実現するために必要な知識の説明を行います。
また、当社製品を使用して、インターネットを利用した Web 監視やメール通報など学んだ内容を活用して体験していただけます。

PID 制御の基礎
温度を制御対象にした実習教材とパソコンを接続し、画面に表示される測定値、出力値の変化を観察しながら P・I・D 制御動作を学習します。

9月12日（木）各セミナーのお申込み および お問合せ先（株）エムジー セミナー事務局（担当：山村）
T EL：06 -7525 - 8 80 0 ／ FA X：06 -7525 - 8 810

セミナー会場のご案内
関西会場（株）エムジ ー 本社
大阪市中央区今橋 2丁目 5番8号 トレードピ ア淀屋橋13 階

大阪商品
センター

（株）エムジ ー 大阪商品センター
大阪市西成区南津守 5 丁目 2 番 55 号

九州会場

福岡市博多区博多駅東 2 丁目 18 番 30 号
八重洲博多ビル 3 階（会議室 2）エムジー 九州営業所と同じビルの 3 階です。

オンライン形式のセミナー情報

2024 年 8 月 9 日（ 金 ） 9:30 〜16:0 0 ／ 関西会場
2024 年 9 月 20 日（ 金 ） 9:30 〜16:0 0 ／ 関西会場

9月10 日（火）容大阪商品センターでプラントを模した「プラントレット® 紹介セミナー」を開催
下記開催日から、ご希望日をお選びいただけます。
実習内容は各回とも同じです。
セミナー概要日会

程／場

2024 年8 月 8 日（木）、 9 月 12 日（木） 9:30〜16:00
大阪商品センター「プラントレット ®」実習ルーム

受講対象

経験 0 ～ 3 年程度の方で、計装に関する基礎知識やプラントの知識をこれから習得される方。

内「プラントレット ®」で使用されている流量計や水位計、バルブとアクチュエー
タの仕組み、測温抵抗体の原理、変換器の役割、制御ループの動作など、計装の基礎を学び、実際に機器を見て触って体験していただけます。

容

新製品情報

受講料無料

会場まで足を運んでいただく必要のない、
オンラインでのセミナー「MG ウェビナー」を開催しています。

リモート I/O R7G4FM および R7K4FM シリーズに
接点 16 点 /32 点入力ユニットを発売しました。

開催予定のセミナー●Modbus通信●積算パルス入力に対応●プラス/マイナスコモン（NPN/PNP）対応

・オームの法則

・計装ってな～に？

・初めての方でもわかる IoT セミナー

・変換器の紹介・省エネのための電力監視

・いまさら聞けない電力のおはなし

・避雷器、テレメータ、PID 制御 など

新製品

少点数入出力ユニット

開催スケジュール
開催スケジュールの詳細につきましては、
当社 Web サイト「サポート・お問合せ」の「セミナー情報」をご確認ください。

少点数入出力ユニット（Modbus 用、プラス／マイナスコモン（NPN／PNP 対応）接点 16 点入力、ねじ端子台）（Modbus 用、プラス／マイナスコモン（NPN／PNP 対応）接点 32 点入力、ねじ端子台）

形
式：R7G4FM-DA16
基本価格：32,000 円〜

形
式：R7K4FM-DA32
基本価格：60,000 円〜

・仕様により加算価格があります。詳しくは仕様書をご覧ください。

MGTrend はスマートフォン・タブレット表示に対応しています。
右の二次元コードからご覧ください。
MGTrend はメルマガ配信も行っています。
冊子版 DM の発送停止やメルマガ登録をしていただける方は、右の二次元コードからお願いします。

株式会社エムジー

新製品

形式：R7K4FM-DA32（W210 × H50 × D61 ｍｍ）● 記載内容はお断りせずに変更することがありますのでご了承ください。
● ご注文・ご使用に際しては、最新の｢仕様書｣および｢ご注文に際して｣（www.mgco.jp/info_order/）を必ずご確認ください。
● © 本誌の掲載内容はすべて（株）エムジーに著作権があります。
無断転載・複製はかたくお断りします。

このマークはRoHS指令で制限されている特定有害物質（10 物質）が規制値以下の製品であることを示しています。

代理店（旧社名：株式会社エム･システム技研）

当社製品のご注文や価格につきましては、下記までご連絡ください。
ホットライン

カスタマセンター

0120-18-6321

E-mailhotline@mgco.jp

Webサイトwww.mgco.jp

MGTrend

エムジートレンド

TEL

06-7525-8800

FAX

06-7525-8810

拠点一覧はこちら

www.mgco.jp/cover/kaisha10.html

第 1 巻 第 3 号 通巻 3 号 2024 年 7 月 1日 発行（MGTrend は Web サイトでもご覧いただけます。www.mgco.jp/magazine/ ）発行所：（株）エムジー

編集・発行：（株）エムジー 広報部 〒541-0042 大阪市中央区今橋 2 丁目 5 番 8 号 トレードピア淀屋橋 13 階 TEL（06）7525-8804 FAX（06）7525-8813

本誌は環境にやさしい
植物油インキを使用しています。