コンポスイッチシステム

PWM 制御方式
ライトコントロール＋リモコン個別スイッチ

すべてを、ひとつにする。
「Composition」̶̶ “組立、および構図”の意
照明、ブラインド、空調などのスイッチは、それぞれの工事区分をはじめ、配置やデザイン、色も不揃いでした。
NK SERIEでは各社※1と協業し、スイッチ工事※2という新たな工事区分を設け、ひとつのプレートに美しくまとめられる「コンポスイッチシステム」をご用意。
JIS 規格 大角形モジュールのあらゆる商品と自由に組み合わせられます。
※1コンポスイッチ研究会への参加企業 ※2 電気工事に属する

75% 縮小サイズ

リモコン個別 / パターン
スイッチセット

押ボタンスイッチ⎛電動ブラインド⎞⎝ 昇降操作用 ⎠押ボタンスイッチ⎛ 電動ブラインド ⎞⎝スラット角度調整用⎠

音量調整器（別売の金属取付枠（BS-C）を使用）

PWM 制御方式
ライトコントロール＋リモコン個別スイッチ

リモコン個別 / パターン
スイッチセット

押ボタンスイッチ（ナースコール復旧用）

押ボタンスイッチ（排煙ダンパー用）

感熱センサ用
動作切替
ロータリスイッチ

すべてを、ひとつにする。
「Composition」̶̶ “組立、および構図”の意
照明、ブラインド、空調などのスイッチは、それぞれの工事区分をはじめ、配置やデザイン、色も不揃いでした。
NK SERIEでは各社※1と協業し、スイッチ工事※2という新たな工事区分を設け、ひとつのプレートに美しくまとめられる「コンポスイッチシステム」をご用意。
JIS 規格 大角形モジュールのあらゆる商品と自由に組み合わせられます。
※1コンポスイッチ研究会への参加企業 ※2 電気工事に属する

75% 縮小サイズ

̶̶もちろん、アラカルトでもお使いいただけます。

Copyright © 2014-2021 JIMBO Electric Co.,Ltd All Rights Reserved.

JIMBO Electric Co.,Ltdwww.jimbodenki.co.jp

コンポスイッチシステム

製品ラインアップガイド

各種スイッチをひとつのプレートにまとめるためには、スイッチの制御対象による3つの配線区分や、配線区分による離隔、設備工事区分による責任分界など施設計画に際しご配慮いただく事項があります。

NK SERIE コンポスイッチシス

スイッチの制御対象による3つの配線区分（低配線区分による離隔、設備工施設計画に際しご配慮いただく事項が既NK SERIEコンポスイッチシステムは、既存のNK SERIE
スイッチの制御対象により3つの配線区分（低圧NKW-NKW-RLE
NKW-RTE

埋込スイッチ

埋込ライトコントロールスイッチ（正位相制御 / 逆位相制御）

低圧配線

低圧配線

NKW-RPWM

埋込ライトコントロールスイッチ（PWM 信号制御）

信号線は弱電流回路
または小勢力回路※内線規程 3560-3 条の施工規定を満たす場合

NKRW-

ワンショット制御方式
アナログ 2 線式
リモコンスイッチ

小勢力回路
または弱電流回路※内線規程 3560-7 条の施工規定に拠らない場合

電源線は

低圧配線

低圧配線 の機器と 弱電流回路 の機器を組み合せる場合は、（小勢力回路に限り、他の配線区分とテムをご活用いただくためには、圧配線、小勢力回路および 弱電流回路）や事区分による責任分界など、存の配線器具よりも多岐にわたっています。
ラインアップも含めた広範な組合せを構成できますが、配線、小勢力回路および弱電流回路）があります。
NKS-1RS0S
NKS-2RS0SNKA-

NKB-

NKC-

埋込ロータリスイッチ

埋込音量調整器

埋込押ボタンスイッチ

埋込コンセント

低圧配線

弱電流回路

弱電流回路

低圧配線

または小勢力回路※内線規程 3560-3 条の施工規定を満たす場合、セパレーターを用いて配線を確実に離隔することが重要です。
離隔せずに施設することができます）

各種スイッチを1プレートに連接取付する際の情報コンセントと同様の手法で設備工事単位でスイッチ取付を行う方法（プレートは最終工事での取付を指示してください（着脱の繰り返しは破損の原因になります））

NK SERIE コンポスイッチシステムの工事

照明設備 放送設備 建築設備
（NKW-RPWM） （NKA-） （NKB-）[ 類似例 ]
マンションの情報コンセント工事

電気アンテナ通信（コンセント） （テレビ端子） （TEL /LAN）

情報コンセントと同様の手法を活用すると、規模が限定的な建築でも、NK SERIE コンポスイッチシステムを無理なく構成できます。

実施設計までに工事区分と責任分界を検討いただき、個々※当社では個別案件ごとのコーディネート業務は（社内資源の制設備工事区分と責任分界の考え方を例示します。
「スイッチ工事」を各種設備工事から分離し、「電気工事」区分の一部として実施する方法
放送設備

建築設備

接続点

接続点

信号線

信号線

工事区分境界NKA-

NKB-

スイッチ工事スイッチボックスを工事区分境界とし、各種設備からスイッチボックスへ至る配線をそれぞれの設備工事で実施、当該配線にスイッチを取り付ける工事を「スイッチ工事」区分とする「スイッチ工事」区分を設定することにより工事責任区分を明確化でき、長期にわたる保全においても維持管理や修繕が効率的に行えます。の建築の状況に応じたコーディネートをお願い致します。
約上）承っておりません。事情ご賢察の上、何卒ご了承ください。
33333

埋込 3キー押ボタンスイッチ（金属取付枠）

弱電流回路（内線規程 3560-3 条の施工規定を満たす場合は小勢力回路）、建築設備工事
モーメンタリ作動形 A 接点の 3 キー押しボタンスイッチです。

機械設備の動作指示用などにお使いいただけるよう、それぞれボタンには「↑」、「■」、「↓」、カバーには「UP」、「STOP」、「DOWN」のシンボルと文字を印刷しています。

品番NKB-3001

色標準価格（税抜）
PW¥9,000
SG/SB ¥11,800（結線方法などは組み合せる設備の施工指示を確認ください）
製品仕様
接点方式
接点定格（範囲）
使用温度範囲
適合電線

A 接点（3キー全て）、モーメンタリ作動形
DC5V 〜 30V、1mA 〜 100mA-10℃ 〜 40℃
銅単線 φ0.5 〜 1.2mm
銅より線 0.5 〜 0.75mm2
適合ボックスJIS C8340、JIS C8435に規定する1 個用スイッチボックス※本製品を排煙設備の手動起動装置として使用する場合は、消防関係法令に基づいて設置してください。

回路図

種類の異なる取付枠を連接する場合の順番について
金属取付枠 BS-Cと種類の異なる取付枠（絶縁取付枠 BS-Kや埋込ライトコントロールスイッチの枠）を連接する際は、必ずBS-C の左側に連接してください。右側に連接するとプレートの取付ピッチ（46mm）と合わず、プレートが取付できません。

12絶縁取付枠

A 接点 [STOP]

3

金属取付枠

BS-C

埋込ライトコントロール 金属取付枠

NKW-Rシリーズ BS-C

A 接点 [UP]4A 接点 [DOWN]

56BS-K

共通[COM]
[送り用]

46mm
金属取付枠

BS-C

絶縁取付枠

BS-K

48mm

46mm
金属取付枠

BS-C

埋込ライトコントロール

NKW-Rシリーズ

48mm

埋込 2キー押ボタンスイッチ（金属取付枠）

弱電流回路（内線規程 3560-3 条の施工規定を満たす場合は小勢力回路）、建築設備工事
モーメンタリ作動形 A 接点の 2 キー押しボタンスイッチです。

機械設備の動作指示用（例えば、電動ブラインドのスラット角度調整）などにお使いいただけるよう、左側が建物の外を示す方向性を持たせたシンボルを印刷しています。

品番NKB-2001色
標準価格（税抜）
PW¥8,000
SG/SB ¥10,500（結線方法などは組み合せる設備の施工指示を確認ください）
製品仕様
接点方式
接点定格（範囲）
使用温度範囲
適合電線

A 接点（2キー全て）、モーメンタリ作動形
DC5V 〜 30V、1mA 〜 100mA-10℃ 〜 40℃
銅単線 φ0.5 〜 1.2mm
銅より線 0.5 〜 0.75mm2
適合ボックスJIS C8340、JIS C8435に規定する1 個用スイッチボックス※本製品を排煙設備の手動起動装置として使用する場合は、消防関係法令に基づいて設置してください。

回路図

種類の異なる取付枠を連接する場合の順番について
金属取付枠 BS-Cと種類の異なる取付枠（絶縁取付枠 BS-Kや埋込ライトコントロールスイッチの枠）を連接する際は、必ず
BS-C の左側に連接してください。右側に連接するとプレートの取付ピッチ（46mm）と合わず、プレートが取付できません。

12

絶縁取付枠

BS-K

3BS-C

埋込ライトコントロール 金属取付枠

NKW-Rシリーズ BS-C

A 接点 [右回転（ ）]4A 接点 [左回転（ ）]

56

金属取付枠

共通[COM]
[送り用]

46mm
金属取付枠

BS-C

絶縁取付枠

BS-K

48mm

46mm
金属取付枠

BS-C

埋込ライトコントロール

NKW-Rシリーズ

48mm

埋込 3キー押ボタンスイッチ（金属取付枠）

弱電流回路（内線規程 3560-3 条の施工規定を満たす場合は小勢力回路）、建築設備工事
モーメンタリ作動形 A 接点の 3 キー押しボタンスイッチです。

機械設備の動作指示用などにお使いいただけるよう、それぞれ「OPEN」、「STOP」、「CLOSE」の文字をカバーに印刷しています。

品番NKB-3002

色
標準価格（税抜）
PW¥8,400
SG/SB ¥10,900（結線方法などは組み合せる設備の施工指示を確認ください）
製品仕様
接点方式
接点定格（範囲）
使用温度範囲
適合電線

A 接点（3キー全て）、モーメンタリ作動形
DC5V 〜 30V、1mA 〜 100mA-10℃ 〜 40℃
銅単線 φ0.5 〜 1.2mm
銅より線 0.5 〜 0.75mm2
適合ボックスJIS C8340、JIS C8435に規定する1 個用スイッチボックス※本製品を排煙設備の手動起動装置として使用する場合は、消防関係法令に基づいて設置してください。

回路図

種類の異なる取付枠を連接する場合の順番について
金属取付枠 BS-Cと種類の異なる取付枠（絶縁取付枠 BS-Kや埋込ライトコントロールスイッチの枠）を連接する際は、必ず
BS-C の左側に連接してください。右側に連接するとプレートの取付ピッチ（46mm）と合わず、プレートが取付できません。

12

絶縁取付枠

A 接点 [STOP]

3

金属取付枠

BS-C

埋込ライトコントロール 金属取付枠

NKW-Rシリーズ BS-C

A 接点 [OPEN]

4A 接点 [CLOSE]

56BS-K

共通[COM]
[送り用]

46mm
金属取付枠

BS-C

絶縁取付枠

BS-K

48mm

46mm
金属取付枠

BS-C

埋込ライトコントロール

NKW-Rシリーズ

48mm埋込 2キー押ボタンスイッチ（金属取付枠）

弱電流回路（内線規程 3560-3 条の施工規定を満たす場合は小勢力回路）、建築設備工事
赤色 LED 表示灯が付いたモーメンタリ作動形 A 接点の 2 キー押しボタンスイッチです。

品番NKB-2111

色標準価格（税抜）
PW¥8,600
SG/SB ¥11,200

機械設備の動作指示用などにお使いいただけるよう、それぞれのボタンに「開」、「閉」の文字を印刷しています。

「開」ボタンには赤色 LED 表示灯が付いています。

（結線方法などは組み合せる設備の施工指示を確認ください）
製品仕様
接点方式
接点定格（範囲）
発光回路
発光回路の消費電流（LED 1 灯あたり）

A 接点（2キー全て）、モーメンタリ作動形
DC5V 〜 30V、1mA 〜 100mA
赤色 LED（「開」ボタン）、無極性、電圧フリー
DC5V 〜 DC12V; 3mA 以下〜 DC24V; 4mA 以下〜 DC30V; 5mA 以下-10℃ 〜 40℃
使用温度範囲適合電線
銅単線 φ0.5 〜 1.2mm
銅より線 0.5 〜 0.75mm2
適合ボックスJIS C8340、JIS C8435に規定する1 個用スイッチボックス※本製品を排煙設備の手動起動装置として使用する場合は、消防関係法令に基づいて設置してください。

回路図

種類の異なる取付枠を連接する場合の順番について

LED（上）[赤]

1

発光回路

2

絶縁取付枠

BS-K

3

金属取付枠

BS-C

埋込ライトコントロール 金属取付枠

NKW-Rシリーズ BS-C

A 接点 [開]4A 接点 [閉]56

金属取付枠 BS-Cと種類の異なる取付枠（絶縁取付枠 BS-Kや埋込ライトコントロールスイッチの枠）を連接する際は、必ずBS-C の左側に連接してください。右側に連接するとプレートの取付ピッチ（46mm）と合わず、プレートが取付できません。

46mm

共通[COM]
[送り用]

金属取付枠

BS-C

絶縁取付枠

BS-K

48mm

46mm
金属取付枠BS-C

埋込ライトコントロール

NKW-Rシリーズ

48mm

埋込 3キー押ボタンスイッチ（金属取付枠）

弱電流回路（内線規程 3560-3 条の施工規定を満たす場合は小勢力回路）、建築設備工事
赤色 / 緑色 LED 表示灯が付いたモーメンタリ作動形 A 接点の3 キー押しボタンスイッチです。

品番NKB-3341

色標準価格（税抜）
PW¥9,900
SG/SB ¥12,800

機械設備の動作指示用などにお使いいただけるよう、それぞれのボタンに「開」、「停」、「閉」の文字を印刷しています。

「開」ボタンには赤色 LED 表示灯、「停」ボタンには緑色 LED 表示灯が付いています。

（結線方法などは組み合せる設備の施工指示を確認ください）
製品仕様
接点方式
接点定格（範囲）
発光回路
発光回路の消費電流（LED 1 灯あたり）

A 接点（3キー全て）、モーメンタリ作動形
DC5V 〜 30V、1mA 〜 100mA
赤色 LED（「開」ボタン）/ 緑色 LED（「停」ボタン）、無極性、電圧フリー
DC5V 〜 DC12V; 3mA 以下〜 DC24V; 4mA 以下〜 DC30V; 5mA 以下-10℃ 〜 40℃
使用温度範囲適合電線
銅単線 φ0.5 〜 1.2mm
銅より線 0.5 〜 0.75mm2
適合ボックスJIS C8340、JIS C8435に規定する1 個用スイッチボックス※本製品を排煙設備の手動起動装置として使用する場合は、消防関係法令に基づいて設置してください。

回路図

種類の異なる取付枠を連接する場合の順番について

LED（上）[赤]1

発光回路

LED（中）[緑]2発光回路

A 接点 [停]

3

絶縁取付枠

BS-K

金属取付枠

BS-C

埋込ライトコントロール 金属取付枠

NKW-Rシリーズ BS-C

A 接点 [開]4A 接点 [閉]56

金属取付枠 BS-Cと種類の異なる取付枠（絶縁取付枠 BS-Kや埋込ライトコントロールスイッチの枠）を連接する際は、必ず
BS-C の左側に連接してください。右側に連接するとプレートの取付ピッチ（46mm）と合わず、プレートが取付できません。

46mm

共通[COM]
[送り用]

金属取付枠

BS-C

絶縁取付枠

BS-K

48mm

46mm
金属取付枠

BS-C

埋込ライトコントロール

NKW-Rシリーズ

48mm

埋込 1キー押ボタンスイッチ（金属取付枠）

弱電流回路（内線規程 3560-3 条の施工規定を満たす場合は小勢力回路）、建築設備工事
赤色 LED 表示灯が付いたモーメンタリ作動形 C 接点の 1 キー押しボタンスイッチです。

品番NKB-1211

色標準価格（税抜）
PW¥7,400
SG/SB ¥9,600

機械設備の一時停止指示用などにお使いいただけるよう、「STOP」の文字を印刷しています。
ボタンには赤色 LED 表示灯が付いています。

（結線方法などは組み合せる設備の施工指示を確認ください）
製品仕様
接点方式
接点定格（範囲）
発光回路
発光回路の消費電流（LED 1 灯あたり）

C（A+B）接点、モーメンタリ作動形
DC5V 〜 30V、1mA 〜 100mA
赤色 LED、無極性、電圧フリー
DC5V 〜 DC12V; 3mA 以下〜 DC24V; 4mA 以下〜 DC30V; 5mA 以下-10℃ 〜 40℃
使用温度範囲適合電線
銅単線 φ0.5 〜 1.2mm
銅より線 0.5 〜 0.75mm2
適合ボックスJIS C8340、JIS C8435に規定する1 個用スイッチボックス※本製品を排煙設備の手動起動装置として使用する場合は、消防関係法令に基づいて設置してください。

回路図

種類の異なる取付枠を連接する場合の順番について

1

LED（中）[赤]

2

発光回路

3

絶縁取付枠

BS-K

金属取付枠

BS-C

埋込ライトコントロール 金属取付枠

NKW-Rシリーズ BS-C

C 接点
[STOP]

456

金属取付枠 BS-Cと種類の異なる取付枠（絶縁取付枠 BS-Kや埋込ライトコントロールスイッチの枠）を連接する際は、必ずBS-C の左側に連接してください。右側に連接するとプレートの取付ピッチ（46mm）と合わず、プレートが取付できません。

共通[COM]
[送り用]

46mm
金属取付枠

BS-C

絶縁取付枠

BS-K

46mm
金属取付枠

BS-C

埋込ライトコントロール

NKW-Rシリーズ※3-6 間に接続するとA 接点として、4-6 間に接続するとB 接点としてお使いいただけます。

48mm48mm

埋込 1キー押ボタンスイッチ（金属取付枠）

弱電流回路（内線規程 3560-3 条の施工規定を満たす場合は小勢力回路）、建築設備工事
モーメンタリ作動形 C 接点の 1 キー押しボタンスイッチです。

機械設備の復旧指示用などにお使いいただけるよう、「RESET」の文字を印刷しています。

品番
NKB-H1001

色標準価格（税抜）
PW¥7,200
SG/SB ¥9,400（結線方法などは組み合せる設備の指示をご確認ください）
製品仕様
接点方式
接点定格（範囲）

C（A+B）銀接点、モーメンタリ作動形
AC5V 〜 50V、100mA 〜 1A
DC12V 〜 30V、40mA 〜 1A
-10℃ 〜 40℃
使用温度範囲適合電線
銅単線 φ0.5 〜 1.2mm
銅より線 0.5 〜 0.75mm2
適合ボックスJIS C8340、JIS C8435に規定する1 個用スイッチボックス※本製品を排煙設備の手動起動装置として使用する場合は、消防関係法令に基づいて設置してください。

回路図

種類の異なる取付枠を連接する場合の順番について
金属取付枠 BS-Cと種類の異なる取付枠（絶縁取付枠 BS-Kや埋込ライトコントロールスイッチの枠）を連接する際は、必ずBS-C の左側に連接してください。右側に連接するとプレートの取付ピッチ（46mm）と合わず、プレートが取付できません。

12

絶縁取付枠

BS-K

3BS-C

埋込ライトコントロール 金属取付枠

NKW-Rシリーズ BS-C

C 接点
[RESET]

456

金属取付枠

共通[COM]
[送り用]

46mm
金属取付枠

BS-C

絶縁取付枠

BS-K

46mm
金属取付枠

BS-C

埋込ライトコントロール

NKW-Rシリーズ※3-6 間に接続するとA 接点として、4-6 間に接続するとB 接点としてお使いいただけます。

48mm

48mm

埋込音量調整器

弱電流回路、放送設備工事
JIS C8375「大角形連用配線器具の取付枠」に適合する埋込取付形のトランス式音量調整器です。

品番
NKA-RT60

色
標準価格（税抜）
PW¥11,500
SG/SB ¥13,500

ハイインピーダンス系（100 系・70 系）スピーカーラインに接続する複数台（合計出力容量 60Wまで）のスピーカー音量を5 段階に切替できます。
音量調整後もフラットな周波数特性を維持します。
BGM 放送など高品位な業務放送システムにも好適です。

製品仕様
連続最大入力適合出力容量
音量レベル
周波数特性
接続方式
使用温度範囲適合電線
適合ボックス60W
0.5 〜 60W
（100 系システム）（70 系システム ; 0.2 〜 30W）
5 段階（- ∞（OFF）、-18dB、-12dB、-6dB、0dB）
100Hz 〜 20kHz 1dB
3 線式配線 / 2 線式配線 両対応-10℃ 〜 40℃
銅単線φ0.8 〜 1.6mm
JIS C8340、JIS C8435に規定する1 個用スイッチボックス（壁面からボックス内側までの深さ42mm 以上のもの）] 別売）にもセット可能です）
・絶縁取付枠（BS-K）1 個（※当社製 金属取付枠 [BS-C（・取付枠固定ビス（M4 35mm）2 本
国土交通省 公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）
第 6 編 [通信・情報設備工事] 第 1 章 [機材] 第 9 節 [拡声装置] 適合

付属品
公共建築工事標準仕様

配線図

種類の異なる取付枠を連接する場合の順番について

3 線式配線の場合

2 線式配線の場合

金属取付枠 BS-Cと種類の異なる取付枠（絶縁取付枠 BS-Kや埋込ライトコントロールスイッチの枠）を連接する際は、必ずBS-C の左側に連接してください。右側に連接するとプレートの取付ピッチ（46mm）と合わず、プレートが取付できません。

NNRCOMCOM

絶縁取付枠

スピーカー

スピーカー+

BS-K+++[SP] 端子
（側面）

+

金属取付枠

BS-C+

[SP] 端子（側面）[SP] 端子（側面）[SP] 端子
（側面）

46mm
金属取付枠

[N] 端子（側面）

埋込ライトコントロール 金属取付枠

NKW-Rシリーズ BS-C

[R] 端子（側面）[N] 端子（側面）[R] 端子
（側面）

BS-C

絶縁取付枠

BS-K

48mm

46mm
金属取付枠

BS-C

埋込ライトコントロール

NKW-Rシリーズ

48mm

埋込ロータリスイッチ（1 系統、金属取付枠）

低圧配線、電気工事
感熱センサスイッチと組合せて使用するロータリスイッチです。 品番
感熱センサスイッチの動作を「切」、「自動」、「連続入」の3 段階に NKS-1RS0S
別箇所から手動で切り替えることができます。

色
標準価格（税抜）
PW¥4,000
SG/SB ¥4,600

製品仕様
切替方式
接点定格（範囲）
使用温度範囲適合電線
適合ボックス
組合せ可能な感熱センサスイッチ

参考配線図（当社 HSTW-1との組合せ例）

種類の異なる取付枠を連接する場合の順番について
金属取付枠 BS-Cと種類の異なる取付枠（絶縁取付枠 BS-Kや埋込ライトコントロールスイッチの枠）を連接する際は、必ずBS-C の左側に連接してください。右側に連接するとプレートの取付ピッチ（46mm）と合わず、プレートが取付できません。

電圧側

電源（AC100V）

接地側

HSTW-1

負荷OFF（切）制AC100〜242V

AUTO（自動）単極 3 段（切、自動、連続入）、1 系統
AC300V、12A-10℃ 〜 40℃
銅単線φ1.6およびφ2mm
JIS C8340、JIS C8435に規定する1 個用スイッチボックス
当社 HSTWシリーズおよび HSTシリーズ

W 電源御W 負荷部

絶縁取付枠

子器BS-K

金属取付枠BS-C

埋込ライトコントロール 金属取付枠

NKW-Rシリーズ BS-C

ON（連続入）ロータリスイッチ

46mm
金属取付枠

BS-C

絶縁取付枠

BS-K

48mm

46mm
金属取付枠

BS-C

埋込ライトコントロール

NKW-Rシリーズ

48mm

埋込ロータリスイッチ（2 系統、金属取付枠）

低圧配線、電気工事
感熱センサスイッチと組合せて使用するロータリスイッチです。 品番
照明と換気扇など 2 系統の負荷を制御する感熱センサスイッチの NKS-2RS0S
動作を「切」、「自動」、「連続入」の3 段階に別箇所から手動で切り替えることができます。

色標準価格（税抜）
PW¥7,000
SG/SB ¥7,600

製品仕様
切替方式
接点定格（範囲）
使用温度範囲適合電線
適合ボックス
組合せ可能な感熱センサスイッチ

参考配線図（当社 HSTW-5との組合せ例）

種類の異なる取付枠を連接する場合の順番について

電圧側

電源（AC100V）

接地側

HSTW-5

照明
OFF（切）

制AUTO（自動）単極 3 段（切、自動、連続入）、2 系統
AC300V、12A-10℃ 〜 40℃
銅単線φ1.6およびφ2mm
JIS C8340、JIS C8435に規定する1 個用スイッチボックス
当社 HSTWシリーズおよび HSTシリーズ

AC100V
W 電源

御1.2Aまで
W 照明部

1Aまで
W 換気扇

金属取付枠 BS-Cと種類の異なる取付枠（絶縁取付枠 BS-Kや埋込ライトコントロールスイッチの枠）を連接する際は、必ず
BS-C の左側に連接してください。右側に連接するとプレートの取付ピッチ（46mm）と合わず、プレートが取付できません。
絶縁取付枠

BS-K

金属取付枠

BS-C

埋込ライトコントロール 金属取付枠

NKW-Rシリーズ BS-C

ON（連続入）換気扇

OFF（切）

AUTO（自動）ON（連続入）ロータリスイッチ

46mm
金属取付枠

BS-C

絶縁取付枠

BS-K

48mm

46mm
金属取付枠

BS-C

埋込ライトコントロール

NKW-Rシリーズ

48mmCopyright © 2014-2024 JIMBO Electric Co.,Ltd All Rights Reserved.

JIMBO Electric Co.,Ltdwww.jimbodenki.co.jp

NK SERIE ̶ カラーラインアップ
色本システムに関するお問い合わせ

色名ピュアホワイト

略号PW

マンセル参考値（社内測定による）
5.6Y 9.0/0.5

ソリッドグレー

SG

4.0PB 4.3/0.2

ソフトブラックSB

1.7P 2.5/0.2

神保電器株式会社 企画部〒144-0033 東京都大田区東糀谷2丁目1番18号 東邦ビル羽田5階
TEL: 03-5705-7392
FAX: 03-5705-7404※製品仕様は断りなく変更する場合があります。
製品選定時には改めて仕様をお問い合わせください。