per connessioni in media tensione
SE66.6K-SE100K
12-20

ANNI DIGARANZIAINVERTER

Inverter trifase con
tecnologia synergy

Specificamente progettati per funzionare con ottimizzatori di potenza
Facilità di installazione da parte di due
persone: ogni unità viene montata
separatamente ed è dotata di cavi per unsemplice collegamento tra le unità
Riduzione dei costi di BoS e di manodopera
rispetto all'utilizzo di più inverter di stringa
di taglia inferiore
Funzionamento indipendente di ciascunaunità che consente maggiore operatività efacilità di manutenzione
Nessuno spreco di superficie disponibile:montaggio su parete/guida o montaggio
orizzontale sotto i moduli (inclinazionedi 10°)solaredge.com

Monitoraggio integrato a livello di modulo con
rete Ethernet o GSM
Inverter a tensione costante per efficienza
superiore (98,1%) e stringhe più lunghe
Unità di Connessione Integrata con Interruttore
di Sicurezza CC integrato – elimina la necessità
di sezionatori CC esterni
Protezione da sovratensioni integrata per ilbus RS485 per una maggiore resistenza allescariche atmosferiche

Inverter trifase con tecnologia synergy
per connessioni in media tensione
SE66.6K-SE100K

SE66.6K

SE100K

U.D.M.

Potenza massima CA nominale

66.600100.000

VA

Potenza massima CA66.600

100.000

USCITA

Tensione di uscita CA - Da fase a fase/da fase a neutro (nominale)

Tensione di uscita CA - Intervallo da fase a fase/intervallo da fase aneutro
Frequenza CA

Corrente di uscita massima continua (per fase) a 277 VV CAHz
120V

250 per unità(1)mASì

90.000 / 45.000

13.500 / 45.000

Senza trasformatore, non collegato a terraWSì

Tensione di ingresso massima

1.000

Tensione d'ingresso CC nominale

850

Corrente massima di ingresso

A

3/N/PE (Connessione a stella con neutro)

Monitoraggio dell'impianto, protezione dal funzionamento a isola,
fattore di potenza configurabile, soglie configurabili per paese
Massima Potenza CC (a STC), Inverter / Unità432-528/249,3 - 304,780

Massima Corrente Differenziale

INGRESSO  

V CA

50/60 ± 5

Reti supportate - Trifase

VA

480/277

V CCV CC80

120

Protezione dall'inversione di polarità

A CCSì

Rilevamento dell'isolamento per guasto a terra

Sensitività 350kΩ per unità (2)Efficienza massima dell'inverter

98,1

Efficienza ponderata europea

98%

Consumo di potenza notturno< 12W

FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVE%Interfacce di comunicazione supportate(3)RS485, Ethernet, Scheda GSM (opzionale)

Protezione da sovratensioni per il bus RS485

IntegratoUNITÀ DI CONNESSIONE
Sezionatore CC

10.00 V/2 x 40 A

Protezione dalle sovratensioni CCOpzionale, tipo II, sostituibile sul campo

Fusibili CC su polo positivo e negativo

Opzionale, 30 A

CONFORMITÀ NORMATIVA
Sicurezza

Connessione alla rete(4)Emissioni

10.00 V/3 x 40 A

IEC-62109, AS3100
VDE-AR-N-4105, G59/3, AS-4777,EN 50438 , CEI-021,VDE 0126-1-1, CEI-016, BDEW
IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 , IEC61000-3-11, IEC61000-3-12

RoHS

SPECIFICHE DI INSTALLAZIONE   
Numero di unità
Pressacavo CA
Ingresso CC(5)Cavo di uscita CA
Dimensioni (A x L x P)
Peso
Intervallo temperatura di esercizio
Raffreddamento
RumoreClasse di protezione

Sì
2Pressacavo - diametro 22-32; pressacavo
terra protettiva - diametro 10-16

6 stringhe, cavo CC 4-10 mm2, diametro
esterno pressacavo 5-10 mm / 3 coppie diconnettori MC4 per unità
Alluminio o Rame; L, N: Fino a 70, PE:Fino a 35

3Pressacavo - diametro 20-38; pressacavo
terra protettiva - diametro 10-16mm

Alluminio o Rame; L, N: Fino a 95, PE: Finoa 50mm2

9 stringhe, cavo CC 4-10 mm2, diametro
esterno pressacavo 5-10 mm / 3 coppie diconnettori MC4 per unità

Unità principale: 940 x 315 x 260; unità secondaria: 540 x 315 x 260

mmUnità principale: 48; unità secondaria 45kgda -40 a +60(6)˚CVentola (sostituibile dall'utente)< 60dBA

IP65 - Esterno e interno

Montaggio su staffa (Staffe fornite)
Se è richiesta l’installazione di un interruttore differenziale esterno, il suo valore di intervento deve essere ≥ 300 mA per unità (≥ 600 mA per SE66.6K; ≥ 900 mA per SE100K)
Se consentito dalle normative locali
Per le specifiche delle interfacce di comunicazione opzionali, consultare le schede tecniche (Datasheets) -> categoria Communications (Comunicazioni) nella pagina Download:
http://www.solaredge.com/groups/support/downloads(4)
Per tutte le normative, consultare la categoria Certifications (Certificazioni) nella pagina Downloads (Download): http://www.solaredge.com/groups/support/downloads(5)
Il tipo di connettore CC, MC4 o pressacavo, e l’interruttore CC dipendono dal codice prodotto ordinato: Codice inverter con pressacavo e interruttore CC: SExxK-xx0P0BNG4, Codice inverter con
pressacavo senza interruttore CC: SExxKxx 0P0BNA4, Codice inverter con MC4 e interruttore CC: SExxK-xx0P0BNU4, Codice inverter con MC4 senza interruttore CC: SExxK-xx0P0BNY4(6)Per informazioni sul derating consultare https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-temperature-derating-note.pdf
(1)

(2)
(3)

© SolarEdge Technologies Ltd. Tutti i diritti riservati. SOLAREDGE, il logo SolarEdge, OPTIMIZED BY SOLAREDGE sono marchi o marchi registrati di SolarEdge Technologies, Inc. Tutti gli altrimarchi citati sono marchi dei rispettivi proprietari. Data: 12/2018/V01/IT. Soggetto a modifiche senza preavviso.