～潅水施肥をスマート化～

ZeRo.agri潅水ユニット

パーツキット組立マニュアル（超高流量パーツキット10000タイプ）※写真は高流量パーツキット5000タイプ仕様です
ミックスライトTF-5-002を使用しています

株式会社ルートレック・ネットワークス

目次
1. 同梱物（パーツリスト）
2. 必要なもの
3. 「接着」と「手締め」について

4. 全体図5. 組み立て手順• 手順 1 入水口〜流量計• 手順 2 電磁弁〜液肥混入器• 手順 3 二次フィルター〜減圧弁• 手順 4 二次配管
• 手順 5 最終組み立て• 手順６ 組み立て例

6. 困ったとき（施工編）
7. 困ったとき（使用編）-2-同梱物（パーツリスト）
記載の数字はネタフィム品番①76000-003700②77400-022500③70640-003800

ボールバルブ（金属製）1 1/2"メス/オス

PVC ﾒｽ-ﾒｽ ﾕﾆｵﾝ 1 1/2" x 1 1/ 2"

1 1/2"フィルター120M（スーパー）×1×4×2④76200-006740⑤78220-006200⑥70240-021072

スウィベル継手 チーズ 1.5"Fx1.5"Fx1.5“F

プラグ 1 1/2"

ARAD流量計 1 1/2“ 10L出力器付×3×7×1⑦76200-007130⑧76200-006750⑨76200-007150

スウィベル継手 エルボーメス/メス
1.5"F×1.5"F

スウィベル継手 チーズ 1.5"Fx1.5"Fx1.5“Mスウィベル継手 エルボーオス/メス
1 1/2"F×1 1/2"M×2⑩78220-007500

×6⑪71640-007530

ドロット ソレノイド付バルブ 24VAC 1 1/2"

ニップル 1 1/2“ x 1 1/2”

×4×7
⑫76200-006550
スウィベル継手 アダプター 1.5"F×1.5"M×2×3⑬ 78220-005200⑭76420-000365⑮ 77540-004500

減径ブッシング オス・メス 1 1/2"M×1"F

ミックスライト TF-10-002 1.5” ON-OFF付逆止弁（金属製） 1 1/2"

×1×2×2⑯30520-001600⑰32600-006004⑱77540-001200

プレッシャーネットモデル40×2 吐出水
圧 2.5bar

バキュームブレーカー 1”M

水圧計 1/4"オスネジ(1〜8bar)

×1×1⑳流量計取付用金具/パッキン⑲76400-007200
カップラー（青）1/4” x 1/4”メスネジ

×1×2-3-×1㉑スイベル継ぎ手アダプター
1.5"用シール× 10

必要なものご用意ください※塩ビパイプを使用する場合は下記
枠内もご用意ください

ソフトタッチ

塩ビパイプ

用途：手締め部位の増締め

用途：配管(40mmを推奨)

シールテープ

バルブソケット

用途：接着部位の漏れ防止

用途：配管※各パーツとの接続には
口径1 1/2" (40mm)がおすすめです

スーパーX

塩ビパイプ用接着剤

等

用途：接着部位の接着剤

用途：塩ビ管同士の接着

架台

パイプカッター

用途：組み立て後各パーツを乗せる台※各圃場の施工に合わせてご用意ください

用途：塩ビパイプの切断-4-

「接着」と 「手締め」について「接着」

接着剤を付ける

シールテープを巻く（7回ほど）「手締め」

シールテープは巻かない

手でしっかり締める

パッキンを確認

塩ビパイプ用接着剤

以下の接着には接着剤を使用
・塩ビパイプ + 塩ビパイプ
・塩ビ + バルブソケット
ましじ

ソフトタッチ接着

ソフトタッチで増締めすることをおすすめ
パーツ破損に注意し、締めすぎない
-5-

全体図
手順１BA

⑨④⑤⑥

①③

⑨②④D

手順2-AC

⑭⑭⑩④⑩⑨B⑫②⑫⑪⑨⑮

手順2-B⑩

塩ビパイプ⑨A⑪⑩⑮⑫

手順３⑰⑱⑬②⑦⑲⑨

塩ビパイプ
⑧D
塩ビパイプ

③

手順４②E⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑧⑧⑧⑧⑧⑦⑪⑨E-6-C手順１

入水口〜流量計①76000-003700
ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ（金属製）
1 1/2"ﾒｽ/ｵｽ②77400-022500
PVC ﾒｽ-ﾒｽ ﾕﾆｵﾝ 1
1/2" x 1 1/ 2"

×１

×１⑤78220-006200
プラグ 1 1/2"④76200-006740
ｽｳｨﾍﾞﾙ継手 ﾁｰｽﾞ
1.5"Fx1.5"Fx1.5“F③70640-003800
1 1/2"ﾌｨﾙﾀｰ
120M(ｽｰﾊﾟｰ)

×１⑥70240-021072⑨76200-007150

ARAD流量計 1 1/2“
10L出力器付

スウィベル継手 エルボー
オス/メス
1 1/2"F×1 1/2"M×１×１×２
流量計取付用金具とパッキン×２(1)流量計⑥に流量計取付用金具とパッキンを付ける。

×２⑥

パッキンを紛失しないように注意(2) フィルターのドレン箇所についているキャップを外し、バルブを取付ける

納品時はキャップが付いた状態となります(3) ﾌｨﾙﾀｰ③の矢印の方向に注意しながら接着(4) 流量計⑥の矢印の方向に注意しながら手締め
手締め
⑤

接 着
④

先に接着⑵

⑨③

⑨⑥

④②

①

矢印記載箇所
矢印記載箇所-7-

手順２

電磁弁/液肥混入器②77400-022500⑨76200-007150⑩78220-007500⑪71640-007530

PVC ﾒｽ-ﾒｽ ﾕﾆｵﾝ
1 1/2" x 1 1/ 2"

スウィベル継手 エルボーオス/メス1 1/2"F×1 1/2"M

ﾆｯﾌﾟﾙ 1 1/2"x 1 1/2"

ﾄﾞﾛｯﾄ ｿﾚﾉｲﾄﾞ付ﾊﾞﾙﾌﾞ 24VAC
1 1/2"

×１×３×４×２⑫76200-006550⑭76420-000365⑮ 77540-004500④76200-006740

ｽｳｨﾍﾞﾙ継手 ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ
1.5"F×1.5"M

ﾐｯｸｽﾗｲﾄ TF-10-002 1.5”
ON-OFF 付

逆止弁（金属製） 1 1/2"

スウィベル継手 チーズ
1.5"Fx1.5"Fx1.5“F×３×２×２⑴ ミックスライト⑭に②を接着
手締め
接 着

×１⑭＋②

⑭
②⑵ バルブ⑪の矢印の方向に注意しながら⑩と⑫を接着（ ２個作成 ）

×２
⑩

⑪

⑫⑩+⑪ + ⑫-8-

矢印記載箇所手順2-A/2-B
手締め

接電磁弁〜液肥混入器

着

手順2-A
⑶ ⑩と⑫と⑮を接着⑫※逆止弁の向きに注意⑩+⑫+⑮⑩⑮⑷下記部材を矢印の方向に注意しながら手締め⑭＋②④⑨⑨+⑪+⑫⑩+⑫+⑮

矢印記載箇所！ 塩ビパイプ、バルブソケットは付属しませんので、

手順2-B

別途ご準備ください⑶ 塩ビパイプと⑩と⑮を接着
塩ビパイプ+⑩+ ⑮⑩⑮⑷下記部材を矢印の方向に注意しながら手締め⑨⑩+⑪ + ⑫

塩ビ＋⑩＋⑮-9-手順３

二次フィルター〜減圧弁②77400-022500③70640-003800

PVC ﾒｽ-ﾒｽ ﾕﾆｵﾝ 1 1/2" x1 1/ 2"

1 1/2"ﾌｨﾙﾀｰ
120M（ｽｰﾊﾟｰ）×２⑦76200-007130
スウィベル継手 エルボー
メス/メス 1.5"F×1.5"F×１⑨76200-007150⑬ 78220-005200

スウィベル継手 エルボー
オス/メス 1 1/2"F×1 1/2"M

減径ブッシング オス・メス
1 1/2"M×1"F

×１⑲76400-007200

水圧計 1/4“ｵｽﾈｼﾞ(1～8bar)

ｶｯﾌﾟﾗｰ(青)1/4” x 1/4”ﾒｽﾈｼﾞ

×１

スウィベル継手 チーズ
1.5"Fx1.5"Fx1.5“M×１×６⑯30520-001600⑰32600-006004

プレッシャーネットモデル
40×2 吐出水圧 2.5bar

バキュームブレーカー 1”M

×１×1⑱77540-000940⑧76200-006750

×１！

×１

塩ビパイプ、バルブソケットは付属しませんので、別途ご準備ください⑴ フィルターのドレン箇所についているキャップを外し、バルブを取付ける

納品時はキャップが付いた状態となります⑵ ③のキャップと内栓をはずす（2次側）③と⑱にシールテープを巻き、⑲を繋げる（③の矢印の方向に注意）

シールテープはずす③

内栓・キャップ

⑲⑱

手締め

接 着

⑶ ③と塩ビパイプ、(2)を接着する
塩ビパイプ②⑷ ⑬と⑰を接着する⑰- 10 -⑬

手順３
手締め

二次フィルター〜減圧弁

接 着(5)矢印の方向に注意してすべて組み上げる(4)⑬＋⑰

塩ビパイプ

⑦⑨⑧

塩ビパイプ

(３)

矢印記載箇所③矢印記載箇所⑯！

- 11 -

塩ビパイプ、バルブソケットは付属しませんので、別途ご準備ください手順４⑤78220-006200
プラグ 1 1/2"

二次配管
⑦76200-007130
スウィベル継手 エルボー 1.5"F×1.5"F×６
手締め⑨76200-006750⑧76200-006750
スウィベル継手 チーズ スウィベル継手 エルボー
オス/メス
1.5"Fx1.5"Fx1.5"M
1 1/2"F×1 1/2"M×５×１×１

接 着⑴ ⑤と⑧を手締め （ 5個作成 ） / ⑤と⑦を手締め⑤＋⑦⑤＋⑧⑤⑧⑤×５⑦⑵ （１）で作成した部材6個を互いに手締め（下図緑枠内参照）⑶ 両端にそれぞれ⑨と（１）で作成した⑤＋⑦を手締め⑤＋⑦⑤＋⑧ × 5③（２）先に手締め⑦のスイベル継手には縦横に長さの違いがあるので注意
短い方を手締めする
手締め
短い- 12 -手順５

最終組み立て

手順３
塩ビパイプ

手順２-B
塩ビパイプ

塩ビパイプ

手順２-A

手順１

手順４

- 13 -

手順６

組み立て例

※写真はミックスライトTF-5-002を使用しています！ 塩ビパイプ、バルブソケット、架台は付属しませんので、別途ご準備ください- 14 -

困ったとき（施工編）
Q. パーツの不足・破損があったときは？
A.

製造元のネタフィム・ジャパン様にお問い合わせください。
お問い合わせの際は「ゼロアグリのパーツキットの件」とお伝え下さい。
問い合わせ先：ネタフィム・ジャパン千葉事業所技術部

0438-60-2507（平日9時〜17時）

Q. 各パーツの仕様に関して聞きたいときは？
組み立て、ゼロアグリ制御盤との接続などパーツキット・ゼロアグリの施工について聞きたいときは？
A.

ルートレック・ネットワークスのファーマーズ・サクセス部までご連絡ください。

044-819-4711（平日9時〜17時30分）

2024.04

ver.1- 15 -困ったとき（使用編）
Q. パーツメンテナンスや故障に関するお問い合わせは？
A.

製造元のネタフィム・ジャパン様にお問い合わせください。
お問い合わせの際は「ゼロアグリのパーツキットの件」とお伝え下さい。
問い合わせ先：ネタフィム・ジャパン千葉事業所技術部

0438-60-2507（平日9時〜17時）

Q. ゼロアグリの動作やゼロアグリ制御盤の故障、その他ゼロアグリに関するお問い合わせは？

A.

ルートレック・ネットワークスのファーマーズ・サクセス部の担当者、もしくは本社代表電話までご連絡ください。
LINE、メールでのサポートも可能です。

044-819-4711（平日9時〜17時30分）
support@routrek.co.jp- 16 -