Per l'Europa

SE20K / SE25K / SE30K / SE33.3K

12 - 20INVERTER

Inverter trifase

ANNI DIGARANZIA

Specificamente progettati per funzionare con gli ottimizzatori dipotenza
Inverter a tensione fissa per un'efficienza
superiore e stringhe più lunghe
Messa in funzione facile e veloce dell'inverter
direttamente da uno smartphone utilizzando
SetApp di SolarEdge
Piccolo, facile da installare e il più leggero dellasua categoria

Monitoraggio integrato a livello di modulo con
comunicazione Ethernet, wireless o cellulare
per una piena visibilità del sistema
Funzioni di sicurezza avanzate: protezione
integrata contro i guasti da arco elettrico e
spegnimento rapido opzionale
IP65 per installazioni all'interno ed all'esterno

Protezioni da sovratensioni di tipo 2 in CC per
una maggior resistenza a fulmini o eventi simili

L’unità di sicurezza CC integrata opzionale
elimina la necessità di isolatori CC esterni

Protezione da sovratensioni in CA di tipo 2 e
RS485 opzionale

Pronta per le future soluzione di accumulo
SolarEdgesolaredge.com

Inverter trifase
Per l'Europa

SE20K / SE25K / SE30K / SE33.3K

Si applica agli inverter con codiceprodotto
USCITA

Potenza attiva nominale CA in uscita

Potenza massima apparente in uscita CA

Tensione di uscita CA - Fase-Fase/Fase-Neutro(nominale)

SEXXK-RWX0IXXXXSE20K(1)

SE25K

SE30K

SE33.3K

20,001(2)25,00029,99033,30020,001

Tensione di uscita CA – Fase-Fase/Fase-Neutro
Frequenza CA

Massima Corrente Continua di uscita (per fase)Collegamenti delle fasi d’uscita CA2925,000

304 – 437 / 176 – 253; 320 – 460 / 184 – 264.5

Vca

36.25(3)Protezione da inversione di polarità

Rilevamento dell’isolamento per dispersione verso terra
Efficienza massima dell’inverter
Efficienza ponderata europea

35,0002998

FUNZIONI AGGIUNTIVEInterfacce di comunicazione supportate
Gestione Smart Energy

Messa in servizio dell’inverter

Protezione contro i guasti da arco elettrico

43,750Standard di collegamento alla rete

48.25

98.3
98

<4Tipo II, sostituibile sul campo, opzionale

N.D.

(8)
(9)

SìSensibilità di 167 kΩ(6)1.000 V/48,25 A

N.D.

(9)

43.5

Opzionale

Conformità(1)(2)(3)(4)
(5)
(6)
(7)

36.25

W
Vcc

680 – 1000

Tipo II, sostituibile sul campo, integrata

N.D.

Sicurezza

58,275Integrata, configurabile dall'utente (secondo UL 1699B)

Sezionatore a 2 poli

CONFORMITÀ AGLI STANDARD

52,500Sì

Opzionale(8) (automatico alla disconnessione della rete CA)

Protezione da sovracorrente CA

RoHSmA

Limitazione dell’esportazione

Protezione da sovracorrente CCEmissioni

100

Con l’applicazione mobile SetApp utilizzando il punto di accesso Wi-Fi integrato per la connessione locale

Protezione da sovratensioni RS485Fusibili CC (su singolo polo)%

2 x RS485, Ethernet, Wi-Fi (opzionale)(7), cellulare (opzionale)

Rapid ShutdownUNITÀ DI SICUREZZA CC (OPZIONALE)

HzAac<3100097.7

Consumo energetico notturno

48.25

da ± 0,2 a 1

Tensione di ingresso massima da CC+ a CCCorrente in ingresso massima

43.5(4)SìIniezione di corrente differenziale massima(5)Intervallo tensione di funzionamento

50/60 ± 5%

3 W + PE, 4 W + PE

Intervallo fattore di potenza

Senza trasformatore, senza collegamento a terra

WVAVcaDistorsione armonica totale

Potenza CC massima (@ STC)

33,300380 / 220; 400 / 230

Monitoraggio dei parametri di rete, protezione contro il
funzionamento ad isola, fattore di potenza configurabile,
soglie configurabili per Paese

INGRESSO

29,990Opzionale, 25 A / 30 A
UTE-C15-712-1

IEC-62109, AS 3100

VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS-4777, EN 50438, CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, EN 50549-1, EN50549-2, TOR Erzeuger Typ A, G99, G99 (NI), VFR 2019
IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 Class A, IEC 61000-3-11, IEC 61000-3-12SìNon disponibile in tutti i Paesi. Per i dettagli sugli inverter approvati per l'installazione nel tuo Paese, vedi qui.
In Italia e Ungheria, la potenza attiva CA nominale è di 19.900 W.
Se utilizzata in siti soggetti a regolamentazione VDE-AR-N-4110, la massima corrente continua di uscita per fase è di 40 A.
Se utilizzata in siti soggetti a regolamentazione VDE-AR-N-4110, la massima corrente continua di uscita per fase è di 48.25 A.
Se è richiesta l'installazione di un interruttore differenziale esterno, il suo valore di intervento deve essere ≥ 100 mA.
Se consentito dalle normative locali.
La connessione Wi-Fi richiede l'installazione di un componente Wi-Fi aggiuntivo da ordinare a separatamente. Per maggiori dettagli rivolgersi al proprio referente commerciale SolarEdge o fareriferimento alla pagina relativa alla comunicazione sul prodotto.
Codice prodotto dell'inverter con spegnimento rapido: SExxK-xxRxxxxxx.
Per tutte le norme, consultare la categoria Certificazioni nel Knowledge Center.

© SolarEdge Technologies, Ltd. Tutti i diritti riservati. SOLAREDGE, il logo SolarEdge, OPTIMIZED BY SOLAREDGE sono marchi o marchi registrati di SolarEdge Technologies, Inc.
Tutti gli altri marchi menzionati sono marchi dei rispettivi proprietari. Data: 28 dicembre 2023 DS-000053-EU. Soggetto a modifiche senza preavviso.

Vcc

Acc%%W

Inverter trifase
Per l'Europa

SE20K / SE25K / SE30K / SE33.3K

Si applica agli inverter con codiceprodotto

SPECIFICHE PER L'INSTALLAZIONE

Diametro pressacavo di uscita CA/sezione trasversale
linea/sezione trasversale PE
Ingresso CC(10)Ingresso CC con unità di sicurezza(10)(11)
Dimensioni (A x L x P)

Dimensioni con unità di sicurezza (A x L x P)
Peso

Peso con unità di sicurezza

Intervallo di temperatura di esercizio
Raffreddamento
Rumorosità

Classe di protezione
Montaggio

SEXXK-RWX0IXXXX
SE20K

SE25K

SE30K

SE33.3K

Diametro del cavo 19 - 28 mm / 4 - 16 mm2 / 4 - 16 mm2
4 x coppie MC44 x coppie MC44 stringhe: pressacavo: diametro esterno cavo 5 - 10 mm/sezione trasversale cavo 2,5 - 16 mm2
550 x 317 x 273

mm

32kg

836 x 317 x 300 (MC MC4); 819 x 317 x 300 (pressacavo CC)
36.5

da -40 a +60(12)Ventola (sostituibile dall’utente)< 62

IP65 - Per esterni e interni
Staffe in dotazione(10) Ingresso CC disponibile con connettori MC4 o pressacavo a seconda del codice prodotto dell'inverter. Per ulteriori informazioni, contattare SolarEdge.
(11) Sono approvati solo connettori MC4 prodotti da Stäubli.
(12) Per informazioni sulla riduzione della potenza, fare riferimento alla Nota tecnica sulla riduzione di potenza.

© SolarEdge Technologies, Ltd. Tutti i diritti riservati. SOLAREDGE, il logo SolarEdge, OPTIMIZED BY SOLAREDGE sono marchi o marchi registrati di SolarEdge Technologies, Inc.
Tutti gli altri marchi menzionati sono marchi dei rispettivi proprietari. Data: 28 dicembre 2023 DS-000053-EU. Soggetto a modifiche senza preavviso.

mmkg°CdBA