トーハツ
リモートコントロールポンプ
ＴＲＣシリーズ
ＴＲＣ-ⅠＭ-２４Ｂ
ＴＲＣ-ⅠＭ-３０Ｂ
ＴＲＣ-２ＭＫ-１０Ｂ
ＴＲＣ-２ＭＫ-１４Ｂ

設置マニュアル

071120おねがい
ＴＲＣ型ポンプの取扱いについては、本機付属の取扱説明書を良く読んで正しくご使用ください。
● ＴＲＣ型ポンプをいつでも正常にご使用できます様にメンテナンス（可搬消防ポンプ整備資格者等）と定期点検（政令で定める点検は、有資格者）を行って下さい。
● 警告表示本製品の取扱い上、特にご留意して頂きたい項目には、本機に 3 種類の警告表示をしてあります!

危険!

警告

・・取扱いを誤った場合に死亡又は重症を負う危険が切迫して生じることが想定される場合
・・取扱いを誤った場合に死亡又は重症を負う危険性が想定される場合!

注意・・取扱いを誤った場合に軽傷又は物的損害の発生が想定される場合

お願い：本機に貼付されている警告ラベルの表示が読みにくくなった場合や、はがれそうになった場合は、すぐに貼り替えて下さい。
○ 制御盤、遠隔盤および充電器等の工事は、電気工事の有資格者の施工を推奨します。
○ 必要に応じて落雷（誘導雷）の対策を施して下さい。
ＴＲＣ型の設置にあたっては、諸法令、規則等を熟読、熟知のうえ着工して下さい。尚、建築物の消火設備に関係の深い規制法、参考規格等を下記に示します。
１）

消防法（昭和２３年法律第１８６号）

２）

消防法施行令（昭和３６年政令第３７号）

３）

消防法施行規則（昭和３６年自治省令第６号）

４）

危険物の規制に関する政令（昭和３４年政令第３０６号）

５）

危険物の規制に関する規則（昭和３４年総理府令第５５号）＊ ６）

火災予防条例（昭和３７年東京都条例第６５号）＊ ７）

火災予防条例規則（昭和３７年東京都規則第１００号）

８）

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）

９）

建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）

１０） 各種消防用設備等に係わる技術上の規格を定める省令
注．＊印は東京の場合で、地方において○○市（町村）火災予防条例（規則）に該当。

071120

目

次Ⅰ

設置要領
１．ポンプ室の条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
２．ポンプ本機の固定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
３．吸水管の配管方法 １）地下水槽の場合・・・・・・・・・
２）地上水槽の場合・・・・・・・・・
４．吐出管の配管方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
５．真空ポンプ排気管・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
６．エンジン冷却水排水管・・・・・・・・・・・・・・・・・
７．消音器排気管・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
８．制御盤／遠隔盤の取付・・・・・・・・・・・・・・・・・
９．直流電源装置の取付・・・・・・・・・・・・・・・・・・
１０．自動充電器の取付・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
１１．機器間の配管及び結線・・・・・・・・・・・・・・・・・
１２．旧ＴＲＣを更新する場合の注意・・・・・・・・・・・・・

１１１２３３３４４４４５５Ⅱ

参考資料
資料１：ポンプ室の条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６
資料２：ポンプ本機の固定・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７
資料３−１：吸水管の配管（ⅠＭ-３０Ｂ地下水槽の場合）・・
８
資料３−２：吸水管の配管（地下水槽の場合）・・・・・・・・ ９
資料４：吸水管の配管（地上水槽の場合）・・・・・・・・・・ １０
資料５：吸水管の配管（地上水槽の場合）・・・・・・・・・・ １１
資料６−１：吐出管の配管・・・・・・・・・・・・・・・・・ １２
資料６−２：吐出管の配管・・・・・・・・・・・・・・・・・ １３
資料７：フレキシブルホースの選定基準・・・・・・・・・・・ １４
資料８：真空ﾎﾟﾝﾌﾟ排水管/ｴﾝｼﾞﾝ冷却水排水管/ﾏﾌﾗ排気管・・・
１５
資料９：サブマフラ取付関係図・・・・・・・・・・・・・・・ １６
資料１０：制御盤/遠隔盤の取付・・・・・・・・・・・・・・
１７
資料１１−１：自動充電器外観図・・・・・・・・・・・・・・ １８
資料１１−２：自動充電器仕様書・・・・・・・・・・・・・・ １９
資料１２−１：端子間結線図（ⅠＭ−３０Ｂ/２４Ｂ）・・・・
２０
資料１２−２：端子間結線図（２ＭＫ−１０Ｂ/１４Ｂ）・・・
２１
資料１３−１：配管摩擦損失水頭線図・・・・・・・・・・・・ ２２
資料１３−２：管継手及び弁類の直管長さと換算表・・・・・・ ２３
資料１４：吸/吐出口取付関係図（新・旧）・・・・・・・・・・ ２４
資料１５：オプション部品一覧・・・・・・・・・・・・・・・ ２５Ⅲ

仕様書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

２６〜２９Ⅳ

性能曲線 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

３０〜３３Ⅴ

外観図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

３４〜３９Ⅵ

回路図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

４０,４１
100226

設置要領
１．

ポンプ室の条件（Ｐ６参照）
ポンプ室は、保守点検に便利で延焼による危険のない場所に設置し、以下の内容にも注意して下さい。

１）換気に注意して下さい
ポンプはガソリンエンジンで駆動するため、充分な給気と完全な排気が出来るようにポン
プ室壁面の上下に各１ヶ所、対面になるように換気口を設けて下さい。
（換気扇を取付けるとさらによいでしょう）
２）高温多湿をさけて下さい
高温，多湿による腐蝕、電子機器の破損、性能低下等の支障をきたさぬよう排水、換気には十分注意して下さい。又、凍結の恐れのある地域では冬期の凍結防止措置（ポンプ及び配管等）を講じてください。（電気式ヒーターの場合は必ずサーモスタット付を使用して下さい。また、最低気温によってヒーターの巻き数が異なりますので、ヒーターメーカーに確認して下さい）
３）スペースを設けて下さい
操作、点検ばかりでなく、安全性からもポンプ本機端から壁面まで最低６００ｍｍ以上とって下さい。尚、既設のポンプ室で十分なスペースがとれない場合、所轄の消防署に指導を受けて下さい。
２．

ポンプ本機の固定ポンプの据え付けは強固な基礎に固定して下さい。
１）ポンプ本機取付けボルト位置はＰ７を参照。
２）固定用基礎ボルトは、Ｌ又はＪ形Ｍ１０×２００（JIS B-1178）等を使用して下さい。
３）締付けは必ずナットおよびバネ座金を用いて、各ネジ共均等に締め付けて下さい。
４）基礎コンクリート台の高さを床面より５０ｍｍ〜２００ｍｍとすると設置上便利です。
５）床面は吸水側に向かって若干の下り勾配（1/50〜1/100）にして下さい。
６）基礎コンクリート台の周りに排水溝又は、排水管を設置して下さい。（Ｐ１５参照）

３．

吸水管の配管方法

１）地下水槽の場合
配管方法はＰ８、９を参考にして下さい。但し、吸水高さ、吸水管長が指示寸法より大きくなる場合は放水量に影響しますので事前に相談して下さい。尚、取付けにあたり以下の項目に注意して下さい。
① 吸管径は指定の鋼管（ⅠＭ３０：１５０Ａ、ⅠＭ２４／２ＭＫ：１００Ａ）を原則と
１071120

し、それ以外の管径を使用する場合は事前に相談して下さい。又、空気溜まりに注意して下さい。
（レジューサを使用する場合は偏心レジューサを使用し、配管上面を同一にして下さい）② 耐震措置としてフレキシブルホース（認定品）を必ず使用して下さい。（Ｐ１４参照）
この場合、フランジはルーズタイプを使用して下さい。
③ 配管の支持は必ず設け、位置はＰ８を参照して下さい。
④ 吸水管長は出来るだけ短く、曲がりの数は最小にして下さい。
⑤ 吸水管の継手は気密に注意して施行して下さい。
⑥ 吸水管には必ずストレーナを取付けて下さい。
⑦ フート弁は使用しないで下さい。
⑧ 吸水口の位置は貯水槽の水面、壁面、および底面より適正な距離（Ｐ８、９参照）を保ち、吸水口の乱流や、空気の吸い込みを防止して下さい。
⑨ 吸水管は他のポンプと併用せず単独で配管して下さい。
⑩ 凍結の恐れのある地域ではフレキシブルホースと配管の間に仕切弁（ゲート）を設け、ポンプに不凍液を入れるときに吸水しない措置を講じて下さい。
２）地上水槽の場合水源の水位がポンプより高い位置にある場合は、電動バルブを使用して下さい。（配線は結線図参照・・Ｐ１１）
配管方法は、Ｐ１０を参考にして下さい。尚、取付けにあたり以下の項目に注意して下さい。
① 吸管径は指定の鋼管（ⅠＭ３０：１５０Ａ、ⅠＭ２４／２ＭＫ：１００Ａ）を原則とし、それ以外の管径を使用する場合は事前に相談して下さい。
② 耐震措置としてフレキシブルホース（認定品）を必ず使用して下さい。（Ｐ１４参照）
この場合、フランジはルーズタイプを使用して下さい。
③ 電動バルブはポンプに直接取付けず配管とフレキシブルホースの間に取付けて下さい。
④ 配管の支持は必ず設け、位置はＰ１０を参照して下さい。又、配管の途中に排水弁を設けて下さい。
⑤ 吸水管長は出来るだけ短く、曲がりの数は最小にして下さい。
⑥ 吸水管の継手は気密に注意して締め付けて下さい。
⑦ 吸水管（水槽内）には必ずストレーナを取付けて下さい。
⑧ 水槽上部より吸水するＵ字形配管の場合には、空気溜まりに注意して下さい。
空気溜まりがあると放水が不安定になります。

２071120

４．

吐出管の配管方法
配管方法はＰ１２、１３を参考にして下さい。尚、配管にあたり以下の項目に注意して下さい。

１）管径（鋼管）は指定の鋼管（ⅠＭ３０：１００Ａ、ⅠＭ２４／２ＭＫ：６５Ａ）以上のこと。（立管までの径で、立管及び枝管は別）又、吐出圧力も考慮して下さい。
（Ｐ２２，２３摩擦損失水頭図参照）
２）耐震措置及びエンジン振動吸収としてフレキシブルホース（認定品）を必ず使用して下さい。（Ｐ１４参照）この場合、フランジはルーズタイプを使用して下さい。
３）配管の支持は必ず設け、位置はＰ１２，１３を参照して下さい。
４）吐出管は出来るだけ曲がりの数を少なくして下さい。
５）ⅠＭ３０の逆止弁は付属のウエハーチャッキを使用し、配管とフレキシブルホースの間に取付けて下さい。（ⅠＭ２４／２ＭＫは逆止弁を内蔵しているため不要）また、流量計をポンプ室に設ける場合、吐水管本管と流量計の間に仕切弁を設け、吐出端には流量調整弁付けて下さい。
６）流量計は、必要流量により選定して下さい。
７）吐出管最下部にはドレンコックを必ず付けて下さい。

５．

真空ポンプ排水管

１）排水管はφ４０〜５０の水道用亜鉛メッキ鋼管等に真空ポンプ排水パイプを差し込み、接続部は大気開放にして下さい。 (Ｐ１５参照)
２）排水勾配を必ず付けて下さい。（運転終了後残水の無いように施行して下さい。）
注意① 排水管出口は貯水槽には戻さず排水溝（又は屋外）に導いて下さい。
② 排水管は必ず固定して下さい。

６．

エンジン冷却水排水管

１）排水継手（附属品）タケノコ部をエンジン冷却水排水パイプに差し込み、排水管（水道用亜鉛メッキ鋼管、呼び3/8“以上）とソケットを介して接続して下さい。又、ポンプ本
体排水パイプと一緒に排水する場合は、φ４０〜５０の水道用亜鉛メッキ鋼管等に接続して下さい。（Ｐ１５参照）
２）排水勾配を必ず付けて下さい。（運転終了後残水の無いように施行して下さい。）
３）排水管出口は貯水槽に戻して下さい。
４）排水管は必ず固定して下さい。
５）貯水槽までの距離がある場合は管径を大きくして下さい。

071120３７．

消音器排気管１）付属のパイプエキゾースト（インターロック型螺線管、呼び４０）を必ず使用し、耐振措置を講じて下さい。（Ｐ１５参照）
２）消音器排気管フランジとの結合は必ず付属のガスケットを使用し、排気洩れの無いようボルト及びナットで締め付けて下さい。
３）パイプエキゾーストと固定排気管（水道用亜鉛メッキ鋼管、呼び４０Ａ以上）は継手又は溶接で結合し、排気洩れの無いように注意して下さい。
４）固定排気管は支持金具を使用して下さい。（下り勾配のこと）
５）排気の出口は必ず屋外に設け、排気方向は下向きにして積雪、雨水の侵入を防止する措置を講じて下さい。（排気口に防虫メッシュ等を取付けないで下さい）
６）塗装を行う場合は、耐熱塗料を使用して下さい。
７）サブマフラを設ける場合はトーハツ純正オプションを使用して下さい。
（Ｐ１６サブマフラ取付関係図参照）
８）排気管全長は４０Ａの場合フランジより３ｍ以内とし、それ以上の場合は５０Ａとして下さい。（但し１０ｍ以内）
８．

制御盤／遠隔盤の取付

１）制御盤／遠隔盤は、Ｐ１７の取付けピッチにて操作性を考慮した場所に取付けて下さい。
（取付け穴は４mmスクリュ用）
２）電線管（鋼製又は相当品）の取付けは任意の位置に穴を開けて取付けて下さい。

９．

直流電源装置の取付（２ＭＫ１０／１４Ｂ）

１）電源装置取付けの際、壁面との隙間は１０ｍｍ以上として下さい。
２）基礎ボルトはＭ１０とし、凸寸は２５〜３０ｍｍ。
３）取付けピッチはＰ１７を参照。
４）電源装置の取付けは水平にして下さい。

１０． 自動充電器の取付（ⅠＭ２４／３０）１）充電器は付属のフックで壁に取付けるか、棚等を設けて固定して下さい。
（Ｐ１８参照）
２）充電器自体放熱するためケース等で密閉しないで下さい。
３）入力側（ＡＣ１００Ｖ）を直接配電盤に接続する場合はプラグをカットし丸形圧着端子を取付て接続して下さい。（必要に応じて避雷器を取付けて下さい。）
４）出力側のプラグを制御盤の充電器端子に接続して下さい。（Ｐ２０参照）

４071120

１１． 機器間の配管及び結線
１）配管① 電線管（鋼製及び相当品）は地中埋設を原則とする。但し、困難な場合は消防用設備基準により施設して下さい。
② 電線管先端は必ずブッシングを使用し、電線の保護を図って下さい。又、各盤との固定はロックナット（ダブル）を使用して下さい。
２）結線（端子間結線図参照・・Ｐ２０，２１）① 本機と各盤の結線は耐火又は耐熱電線（消防用設備基準）を使用して下さい。
（太さ及び許容長さは結線図Ｐ２０，２１参照）※TRC2MKと直流電源装置を接続するバッテリコード長さが５ｍを越える場合は、２０□以上の電線を８ｍ以内で使用して下さい。（但し寒冷地では３０□を推奨）② 各盤の端子台との接続は、丸形圧着端子（３ｍｍ用）を使用し確実に固定して下さい。（フォーク形端子は使用しないで下さい）③ 火災報知器との連動は原則として制御盤に接続して下さい。但し、遠隔盤でも可能です。
④ 直流電源装置又は、自動充電器の入力電源（１００Ｖ）は、他の電気回路の開閉器又は遮断機によって遮断されない配線にして下さい。（非常電源専用受電設備基準参照）⑤ 落雷対策用にサージアブソーバの取付けを推奨いたします。
但し、直撃雷には対応できません。（直流電源装置にはサージアブソーバが内蔵されています）

１２． 旧ＴＲＣを更新する場合の注意（設置上）旧ＴＲＣを新型に更新する場合は、吸／吐出口位置および口径寸法が異なりますので下記方法で対応願います。（資料１４）
１）ⅠＭ３０の場合
吸／吐出口間の前後寸法（フランジ面方向の段差）
吐出口エルボを旧型の６５に替えた場合、吐出フランジ面に対して吸口フランジ面側に１０ｍｍの隙間ができますので、吸口側にスペーサ（オプション：Ｐ２５参照）を取付けて対応願います。
２）ⅠＭ２４／２ＭＫの場合
吸／吐出口間の前後寸法（フランジ面方向の段差）
吐出フランジ面に対して吸口フランジ面側に１０ｍｍの隙間ができますので、吸口側にスペーサ（オプション：Ｐ２５参照）を取付けて対応願います。

５071120資料7

フレキシブルホースの選定基準

消防予代199号（平成5年6月30日）による認定品を使用して下さい。
選定は下表の条件にて長さを決定して下さい。
フランジ部はルーズタイプを使用して下さい。
最大軸直角変位置
（h）

50100

150200250300

350400フレキシブルホースの全長（L：単位：mm）

AB65

2 1/2600800900

1000

1100

1200

1300

1400

803700

800

1000

1100

1200

1300

1400

1500

100

4700

900

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1255800

1000

1200

1300

1400

1500

1600

1800

150

6800

1100

1300

1500

1600

1700

1800

1900

消防危第20号（ （財）日本消防設備安全センター認定 ）h（最大軸直角変位置）

L（ ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎｰｽの 全 長 ）14071120自動充電器仕様書
資料11-2
この仕様書は消防用ポンプに使用する国内向け自動充電器について適用する。
仕様
型式

FHC12-10項目
定格形式

連続整流方式

単相全波整流冷却方式

自然冷却

相数

単相

交流入力 定格電圧AC100V±10%

周波数50〜60Hz

定格電圧

12V

定格電流

1A

直流出力

14.7V±0.3V
13.4V±0.4V

レギュレータ設定
充電終期検出電流

規定なし

絶縁抵抗

10MΩ以上 DC500V
入力-出力間 AC1000V-1分以上

絶縁絶縁耐力入力-ケース間 AC1000V-1分以上
出力-ケース間 AC500V-1分以上

変圧器巻線

115℃以下整流体

135℃以下周囲温度

0℃〜40℃

温度上昇

一般事項
質量約750ｇ

19071120部品名称

1A1-39312-0
1A1-39314-0

パイプエキゾースト50A（2ｍ）2本

パイプエクステンション50A（2ｍ）1本

1A5-40073-0
1J7-40008-0
1J8-40009-0
174-40023-1
657-40024-1

ストレーナ(150A)

スペーサ(100A)

スペーサ(150A)

ガスケット（100A)

ガスケット(150A)
199-41050-0

1A1-40071-0

ストレーナ(100A)

5 遠隔盤

43

2

1A1-02364-0

マフラカバー

ガスケット,取付ボルト他

1A1-02362-0

1A1-02360-0

部品番号

マフラ本体

構成部品

1 サブマフラアッセンブリ

参考資料15○○○○

ⅠM-24B25○○○○

ⅠM-30B

オプション部品一覧

○○

○

○

○

2MK-10B

○

○

○

○

○

2MK-14B

旧TRC更新時
吸／吐出口 位置
合わせ用・・Ｐ5参照

備考071120仕様書

TRC-ⅠM-24B
送 型式名
水装 寸法
置質量
形式

TRC-ⅠM-24B

寸法

300×200×120mm

690×660×815mm

制御電圧

DC12V

122kg

遠隔始
動 試験
方
制 式 手動御始動時間
盤
始動不能表示片吸込1段タービンポンプ

吸水口径（呼び） 100(10K RF)
吐出口径（呼び） 65(10K FF)
32.4m /min 40m
ポ 吐出量/揚程ン
プ

3

押ボタン、火報連動
制御盤上の始動ボタン
エンジン直接セルスイッチ
始動指示後40秒以内
スタータ作動回数9回後

保 吸水不能表示 真空ポンプ30秒作動後
安非常停止スイッチ
装 機側停止置警報装置
ブザー、赤色灯点灯

1.5m /min 85m
1.0m3 /min 100m

吸水方式

真空ポンプ装置

圧力計-0.1MPa〜0〜1.5MPa

連成計-0.1MPa〜0〜0.6MPa

駆動伝達装置エンジン直結形式

横形2気筒水冷2サイクル

定格出力38.2kW(52PS)

定格回転数

5000rpm

内径×行程78×78mm

総排気量

746cc

冷却方式

水冷式

充電モニター

LED 赤/緑

内 燃料消費量
燃機 燃料タンク容量
関潤滑方式

20L/h

蓄電池

12V-16Ah/5h

20L

オイルタンク容量

1.5L

始動方式

セルスタータ、リコイル

点火方式

C.D.イグニッション式

点火プラグ

NGK BP7HS-10

機関回転計

0〜7000rpm

機関温度計

0〜95℃

自動停止装置 冷却水温度上昇
遠 始動方式
隔 寸法
盤
制御電圧

押ボタン、火報連動

入電方式

自動充電単相全波

入力電圧
充電 出力電圧装
置 出力電流200×200×120mm
DC12V

AC100V
DC12V
DC1.0A(10mA)

分離給油方式26071120

仕様書

TRC-ⅠM-30B
送 型式名
水装 寸法
置質量
形式

TRC-ⅠM-30B

寸法

300×200×120mm

720×660×856mm

制御電圧

DC12V129kg

遠隔始動 試験方
制 式 手動御始動時間
盤
始動不能表示片吸込1段タービンポンプ

吸水口径（呼び） 150(10K RF)
吐出口径（呼び） 100(10K FF)
33.0m /min 40m
ポ 吐出量/揚程ン
プ

3

押ボタン、火報連動
制御盤上の始動ボタン
エンジン直接セルスイッチ
始動指示後40秒以内
スタータ作動回数9回後

保 吸水不能表示 真空ポンプ30秒作動後
安非常停止スイッチ
装 機側停止置警報装置
ブザー、赤色灯点灯

2.0m /min 75m
1.0m3 /min 95m

吸水方式

真空ポンプ装置

圧力計-0.1MPa〜0〜1.5MPa

連成計-0.1MPa〜0〜0.6MPa

駆動伝達装置エンジン直結形式

横形2気筒水冷2サイクル

定格出力38.2kW(52PS)

定格回転数

5000rpm

内径×行程78×78mm

総排気量

746cc

冷却方式

水冷式

充電モニター

LED 赤/緑

内 燃料消費量
燃機 燃料タンク容量
関潤滑方式

20L/h

蓄電池

12V-16Ah/5h

20L

オイルタンク容量

1.5L

始動方式

セルスタータ、リコイル

点火方式

C.D.イグニッション式

点火プラグ

NGK BP7HS-10

機関回転計

0〜7000rpm

機関温度計

0〜95℃

自動停止装置 冷却水温度上昇
遠 始動方式
隔 寸法
盤
制御電圧

押ボタン、火報連動

入電方式

自動充電単相全波

入力電圧
充電 出力電圧装
置 出力電流200×200×120mm
DC12V

AC100V
DC12V
DC1.0A(10mA)

分離給油方式

27071120

仕様書

TRC-2MK-10B(内燃機関駆動加圧送水装置）
認定型式番号
送水 型式名装
置 寸法

評14-362号

型式記号TRC-2M

TRC-2MK-10B

寸法

300×200×120mm

690×660×815mm

制御電圧

DC12V

質量116kg

型式記号

TRC-2/V75

形式

片吸込1段タービンポンプ

吸水口径（呼び） 100(10K RF)
吐出口径（呼び） 65(10K FF)

押ボタン、火報連動
制御盤上の始動ボタン
エンジン直接セルスイッチ
始動指示後40秒以内

始動不能表示 スタータ作動回数9回後

1.0m3/min 100m
ポ 定格吐出量ン （全揚程）プ （定格4点範囲）

遠隔始
動 試験
制 方
手動
御 式
盤
始動時間

1.0m3/min 35m

保 吸水不能表示 真空ポンプ30秒作動後
安非常停止スイッチ
装 機側停止置警報装置
ブザー、赤色灯点灯

0.2m3/min 40m

自動停止装置 冷却水温度上昇

30.4m /min 105m

吸水方式

真空ポンプ装置

遠 始動方式
隔 寸法
盤
制御電圧圧力計-0.1MPa〜0〜1.5MPa連成計-0.1MPa〜0〜0.6MPa

駆動伝達装置エンジン直結型式記号

2WT78GA

形式

横形2気筒水冷2サイクル

定格出力38.2kW(52PS)

定格回転数

5000rpm

内径×行程78×78mm

総排気量

746cc

冷却方式
内
燃 燃料消費量機
関 燃料タンク容量

水冷式

認定番号
寸法
始動 入力
用
出 電圧
直力
流
D 電流
電C
源
最大垂下電流装
置 指 直流電圧計
示
直流電流計
製造者

20L/h
20L

潤滑方式

分離給油方式

オイルタンク容量

1.5L

始動方式

セルスタータ、リコイル

点火方式

C.D.イグニッション式

形式
始動用 型式記号
蓄 電圧
電
池 容量

点火プラグ

NGK BP7HS-10

製造者

機関回転計

0〜7000rpm

機関温度計

0〜95℃

28

押ボタン、火報連動
200×200×120mm
DC12V□□G6224600×450×950mm
単相200/100V（切換可）
浮動13.38V
6.0A
7.2A
0〜50V
0〜10A
芝電機株式会社
制御弁式据置鉛蓄電池（密閉式）
MSE-50-12
12V
50Ah/10HR
古河電池株式会社

100226

仕様書

TRC-2MK-14B(内燃機関駆動加圧送水装置）
認定型式番号
送水 型式名装置 寸法

評14-362号

型式記号TRC-2M

TRC-2MK-14B

寸法

300×200×120mm

690×660×815mm

制御電圧

DC12V

質量116kg

型式記号

TRC-2/V75

形式

片吸込1段タービンポンプ

遠隔始
動 試験
制 方
手動御 式
盤
始動時間

吸水口径（呼び） 100(10K RF)
吐出口径（呼び） 65(10K FF)

制御盤上の始動ボタン
エンジン直接セルスイッチ
始動指示後40秒以内

始動不能表示 スタータ作動回数9回後

1.4m3/min 90m
ポ 定格吐出量ン （全揚程）プ （定格4点範囲）

押ボタン、火報連動

1.4m3/min 40m保 吸水不能表示 真空ポンプ30秒作動後
安非常停止スイッチ
装 機側停止置警報装置
ブザー、赤色灯点灯

1.0m3/min 50m

自動停止装置 冷却水温度上昇

31.0m /min 100m

吸水方式

真空ポンプ装置

遠 始動方式
隔 寸法
盤
制御電圧

圧力計

-0.1MPa〜0〜1.5MPa

連成計-0.1MPa〜0〜0.6MPa

駆動伝達装置エンジン直結型式記号

2WT78GA

形式

横形2気筒水冷2サイクル

定格出力38.2kW(52PS)

定格回転数

5000rpm

内径×行程78×78mm

総排気量

746cc

冷却方式
内
燃 燃料消費量機
関 燃料タンク容量

水冷式

認定番号

20L/h

寸法
始
動 入力
用
出 電圧
直力
流
D 電流
電
C
源
最大垂下電流装
置 指 直流電圧計
示
直流電流計
製造者

20L

潤滑方式

分離給油方式

オイルタンク容量

1.5L

始動方式

セルスタータ、リコイル

点火方式

C.D.イグニッション式形式
始動用 型式記号
蓄 電圧
電
池 容量

点火プラグ

NGK BP7HS-10

製造者

機関回転計

0〜7000rpm

機関温度計

0〜95℃

29

押ボタン、火報連動
200×200×120mm
DC12V□□G6224600×450×950mm
単相200/100V（切換可）
浮動13.38V
6.0A
7.2A
0〜50V
0〜10A
芝電機株式会社
制御弁式据置鉛蓄電池（密閉式）
MSE-50-12
12V
50Ah/10HR
古河電池株式会社

100226営業品目
●消防ポンプ●小型全自動消防車●ジェット・揚水ポンプ●プレジャーボート

防災営業部〒174-0051

防災九州〒816-0092

防災関西〒530-0043

防災中央〒174-0051●防災システム●軽四輪駆動消防車●船外機●輸送用冷凍装置

東京都板橋区小豆沢３−５−４
電話 ０３（３９６６）３１１５
博多区東那珂２−１０−５５
電話 ０９２（４１１）８７７０ (代表)
大阪市北区天満１−８−２７
電話 ０６（６３５８）２９７１ (代表)
東京都板橋区小豆沢３−５−４
電話 ０３（３９６６）３１１５■ 消防ポンプの整備は信頼ある資格者が行いましょう。

100226