取扱説明書
MR95 形（2014 年 1 月）

MR95 シリーズ圧力レギュレータ

MR95L 形MR95H 形

減圧レギュレータ

図 1. 標準的な MR95 シリーズ圧力レギュレータ

MR95 形仕様
本項では、MR95 シリーズレギュレータの仕様を示します。型式、最大入口圧力、最大温度、最大出口圧力、スプリング
レンジ、オリフィスサイズ、シート材質等の出荷時の仕様は、レギュレータに取付けたネームプレートに記載されています。

ダイヤフラムおよびシート材質の最大温度範囲(1)(2)

可能な構成
MR95L 形：出口圧力 14～210 kPa 用の低圧レギュレータ
MR95H 形：出口圧力 34～1030 kPa 用の高圧レギュレー
タ
MR95HP 形：出口圧力 100～2760 kPa 用の高圧レギュレータ（ソフトシート）
MR95HT 形：出口圧力 100～2070 kPa（金属シート）、温度 343°C までの高圧/高温レギュレータ
MR95LD 形：差圧 14～210 kPa 用の低差圧レギュレータ
MR95HD 形：差圧 34～1030 kPa 用の高差圧レギュレー
タ

材質

温度範囲

ニトリル（NBR）
ネオプレン（CR）
フルオロカーボン（FKM）(3)エチレンプロピレン（EPDM）
パーフルオロエラストマー（FFKM）
ポリテトラフルオロエチレン（PTFE）
ステンレス鋼（SST）-40～82°C-40～82°C-18～149°C-7～135°C-18～218°C-40～204°C-40～343°C

ボディ材質の最大温度範囲

ボディとオリフィスのサイズ
1/4 インチ NPT ボディ：
7.22 mm オリフィス
1/2 インチ / DN 15 ボディ：
10.56 mm オリフィス
3/4 および 1 インチ / DN 20 および DN 25 ボディ：
16.02mm オリフィス
1-1/2 および 2 インチ / DN 40 および DN 50 ボディ：
（MR95L 形と MR95LD 形では不可）：
29 mm オリフィス(1)(2)

ボディおよびスプリングケースの材質

温度範囲

ねずみ鋳鉄
WCC 鋼
LCC 鋼
ステンレス鋼モネル®
ハステロイ® C
アルミニウム青銅-29～208°C-29～343°C-40～343°C-40～288°C-40～288°C-40～288°C-40～260°C

流量係数およびサイズ係数
表 5 参照設定圧力の調整
アジャスティングスクリュー：
MR95L、MR95H、MR95HP、および MR95HT 形でのみ標準装備
ハンドホイール：
MR95LD と MR95HD 形で標準装備
ボディサイズが 1/2 インチ / DN 15 の MR95L、MR95H、
MR95HP、および MR95HT 形についてはオプション
ティーハンドル：
それ以外のボディサイズ（1/2 インチ / DN 15 以外）の
MR95L、MR95H、MR95HP、および MR95HT について
はオプション

接続端のタイプ
NPT、SWE、溶接形および一体形の CL150 RF、CL300
RF、CL600 RF、および PN 16/25/40 RF。いずれのサイズも差込みフランジ（溶接式接続端）と 1/4 インチの面間（EN フランジ式 356 mm 面間）で組み立て
表 1 および表 2 参照

各ボディサイズと材質の最大冷間使用温度(1)表 4 参照出口圧力または差圧の範囲(1)

おおよその重量表 3 参照MR95H シリーズ
1/4 インチ NPT ボディ：2.3 kg
1/2 インチ / DN 15 ボディ：4.5 kg
3/4 および 1 インチ / DN 20 および DN 25 ボディ：
10 kg
1-1/2 および 2 インチ / DN 40 および DN 50 ボディ：
25 kg
MR95L シリーズ
1/4 インチ NPT ボディ：3.2 kg
1/2 インチ / DN 15 ボディ：6.8 kg
3/4 および 1 インチ / DN 20 および DN 25 ボディ：
16 kg

圧力の検出
内部方式または外部方式

ANSI/FCI 70-3-2004 に基づく遮断等級
金属シート：クラス IV
エラストマーシート：クラス VI 以上
PTFE：クラス IV

1.この取扱説明書に記載した圧力／温度の限界値、および当該の規格や法令の定める限界を超えないこと。
2.これらの最大温度は、圧力やボディの接続端によっては低くなる場合があります。
3.フルオロカーボン（FKM）は温水中では 93°C に制限されます。
モネル®は Special Metals Corporation が所有する商標です。
ハステロイ® C は Haynes International, Inc.が所有する商標です。

2

MR95 形

減圧レギュレータ

警 告

MR95L 形 ― さまざまなガスや液体の制御に適した減圧レギュレータです。ボディの材質は、ねずみ鋳鉄、鋼、取扱説明書の指示に従わなかったり、本装置の適切ステンレス鋼、ハステロイ® C、およびモネル®から選択な設置や保守を怠ったりすると、爆発、火災、あるい可能です。出口圧力の範囲は 14～210 kPa で、3 種類のは化学物質による汚染を招き、機器の損傷、けが、死スプリングを使用できます。ボディサイズは 1/4 インチ

亡事故を引き起こすおそれがあります。

NPT、および 1/2～1 インチ / DN 15～DN 25 から選択可®

フイツシヤ レギュレータの設置、使用、および保守作

能で、接続端のタイプも豊富です。標準のオリフィスサ

業は、連邦、州、地域の法令、規則、規制、およびイズは直径 7.22 mm、10.56 mm、または 16.02 mm で、Emerson

ボディサイズによって異なります。

Process

Management

Regulator

Technologies, Inc.（Regulator Technologies）のMR95H 形 ― 基本的には MR95L 形と同じですが、1/4指示に従って行う必要があります。

インチ NPT、および 1/2 インチ / DN 15、3/4 インチ / DN

レギュレータからガスがベントされたり、漏れが発生し20、1 インチ / DN 25 のボディサイズは、より高い 100たりした場合は、装置の修理が必要になることがあり～1030 kPa の範囲の出口圧力に対応しています。また、ます。トラブルに対する措置を怠ると、危険な状況を

1-1/2 インチ / DN 40 と 2 インチ / DN 50 のボディサイ

招くおそれがあります。

ズもあり、29 mm のオリフィスで 34～1030 kPa の範囲の出口圧力に対応しています。

有資格者以外の人が設置、使用、保守作業を行うこ

MR95HP 形 ― 基本的には MR95H 形と同じですが、よとは、調整不良や危険な運転の原因になります。調り高い 100～2760 kPa の範囲の出口圧力に対応してい

整不良や危険な運転は、機器の損傷やけがを招くおます。

それがあります。MR95 シリーズレギュレータの設置

MR95HT 形 ― 基本的には MR95H 形と同じですが、よおよび保守は、かならず有資格者が行ってください。

り高い温度でのより高い出口圧力に対応しています。出
口圧力の範囲は 100～2070 kPa で、最大で温度は 343℃

はじめに

までです。

本書の目的

差圧レギュレータ

このマニュアルでは、MR95 シリーズ圧力レギュレータの設置、調整、保守、および部品の注文方法について説明します。これらのレギュレータは、通常はラインやパネルに取付けるために別々に出荷されるか、または他の機器に設置した状態で出荷されます。他の機器の取り扱い方法や部品リストについては、それぞれの機器のマニュアルを参照
してください。

MR95LD 形 ― 小型で大容量の差圧レギュレータです。
標準的な用途としては、試験装置や洗浄タンク、滅菌器、スチームテーブル、燃料ライン、工場の空気供給ラインなどがあります。ボディの材質は、ねずみ鋳鉄、鋼、ス
テンレス鋼、ハステロイ® C、およびモネル®から選択可能です。差圧の範囲は 14～210 kPa で、3 種類のスプリングを使用できます。

製品の説明

MR95HD 形 ― 基本的には MR95LD 形と同じですが、

MR95 シリーズレギュレータは、蒸気、空気、ガス、水、より高い 34～1030 kPa の範囲の差圧に対応し、7 種類

オイル、またはこれらに類する流体に適しています。

のスプリングを使用できます。

MR95L、MR95H、MR95HP、および MR95HT 形は、14～2760 kPa の一定の出口圧力を必要とする圧力制御用の直動式減圧レギュレータです。MR95LD と MR95HD 形は、小型で大容量の差圧レギュレータで、差圧の範囲は 14～1030 kPa です。図 1 は、標準の MR95 シリーズレギュレータを示しています。

モネル®は Special Metals Corporation が所有する商標です。
ハステロイ® C は Haynes International, Inc.が所有する商標です。

3

MR95 形

アジャスティングスクリュー制御スプリング

ダイヤフラム
ピトー管
ステム

バルブプラグ
制御ライン用タップ穴

内部圧力検知方式の MR95H 形の正面内部図

外部圧力検知方式の 1/2 インチ /DN 15 の MR95H 形の背面図

入口圧力
出口圧力
大気圧

スプリング

金属製ダイヤフラム

外部圧力検知方式の MR95H 形の3/4～2 インチ / DN20～DN 50 ボ
ディの側面内部図（MR95L 形の1/2～2 インチ / DN 15～DN 50 ボ
ディについてもこの標準構造）

スプリング

金属製ダイヤフラム

ガスケット

ガスケット

金属製ダイヤフラムを 2 つ使用した MR95H 形（MR95HT および MR95L 形（ボディサイズが1/4 インチ NPT、圧力範囲が 14～41 kPa のMR95L 形は除く）についてもこの標準構造）

金属製ダイヤフラムを 1 つ使用した
MR95L 形（ボディ 1/4 インチ NPT、
圧力範囲 14～41 kPa）

図 2. MR95 シリーズの作動回路

動作原理

ンを通じて外部で検知されます。下流側の圧力が設定圧力と同じか、またはそれより大きくなると、ディスクがオリ

MR95H、MR95L、MR95HP、および MR95HT 形
減圧レギュレータ

フィスに押し当てられ、レギュレータを通過する流体の流れが制限されます。需要が増大すると、下流側の圧力が若MR95L、MR95H、MR95HP、および MR95HT 形（図 2

干低下してスプリングが伸び、ステムが押し下げられてデ参照）は直動式のレギュレータで、スプリングの力を利用

ィスクがオリフィスから離れます。それにより、流体はボして出口圧力を調整します。下流側の圧力は、本体を通じディを通って下流側のシステムへと流れ込みます。

て内部で、またはダイヤフラムの下側に接続した制御ライ

4

MR95 形

ハンドホイール

制御スプリング

ダイヤフラムピトー管

圧力 A*（スプリングケースのローディング圧力）
圧力 A*＋スプリングの設定圧力＝
圧力 B

ステム
圧力 B
（出口圧力）

オリフィス

制御ライン用
タップ穴

バルブプラグ

外部圧力検知方式の MR95HD 形の背面図

内部圧力検知方式の MR95HD 形の正面内部図

入口圧力
出口圧力
ローディング圧力* 圧力 A は他の圧力システムや手動式ローディングレギュレータから供給することも可能。

図 2. MR95 シリーズの作動回路（続き）

MR95LD および MR95HD 形差圧レギュレータ

力も上昇します。この力がスプリングの圧力と供給ライン
圧力に勝ると、ステムが上昇し、バルブプラグのスプリン
グの力によってバルブプラグがオリフィスに接近します。

MR95LD および MR95HD 形レギュレータは、供給ライン

レギュレータを通る流量が減少し、下流側の圧力が必要な圧力とレギュレータの下流側圧力との差圧を維持します。

差圧レベルに戻ります。下流側の圧力が低下すると、逆の図 2 を参照してください。レギュレータは、ダイヤフラム動作が発生します。ダイヤフラムの下側の圧力が低下しまと感圧チャンバがメインの流れから隔離された設計になす。バルブステムがバルブプラグを押し下げ、流路を開いっています。下流側の圧力（出口圧力）は、ダイヤフラムてレギュレータを通る流量を増大させます。下流側の圧力の下側でピトー管または検知穴を通して検知されます。下が必要な差圧レベルまで上昇します。

流側の圧力が上昇すると、ダイヤフラムの下の圧5

MR95 形
表 1. MR95L および MR95LD 形レギュレータのボディの構成

制御ライン無し、ゲージポート無し

NPT
NPT
SWE

制御ライン無し、ゲージポート無し

溶接形 CL150 RF
溶接形 CL300RF

1/2 インチ / DN 15

溶接形 PN 16/25/40 RF
NPT
制御ライン有り、ゲージポート無し

溶接形 CL150RF
溶接形 CL300RF
溶接形 PN 16/25/40 RF
NPT
SWE

制御ライン無し、ゲージポート無し

溶接形 CL150RF
溶接形 CL300RF
溶接形 PN 16/25/40 RF
NPT

3/4 インチ / DN 20

制御ライン有り、ゲージポート無し

溶接形 CL150RF
溶接形 CL300RF
溶接形 PN 16/25/40 RF
NPT

ゲージポート有り、制御ライン無し

溶接形 CL150RF
溶接形 CL300RF
溶接形 PN 16/25/40 RF
NPT
SWE

制御ライン無し、ゲージポート無し

溶接形 CL150RF
溶接形 CL300RF
溶接形 PN 16/25/40 RF
NPT

1 インチ / DN 25

制御ライン有り、ゲージポート無し

溶接形 CL150RF
溶接形 CL300RF
溶接形 PN 16/25/40 RF
NPT

ゲージポート有り、制御ライン無し

溶接形 CL150RF
溶接形 CL300RF
溶接形 PN 16/25/40 RF- グレーの領域は、構成が可能であることを示しています。
- 空白の領域は、構成の可否について最寄りの販売店にお問い合わせいただく必要があることを示しています。
モネル は Special Metals Corporation が所有する商標です。
ハステロイ® C は、Haynes International, Inc.が所有する商標です。
®

6

モネル®またはハステロイ® C

1/4 インチ NPT

CF3M ステンレス鋼

接続端

CF8M ステンレス鋼

ボディの構成LCC または WCC 鋼

ボディサイズ

ねずみ鋳鉄

ボディの材質MR95 形
表 2. MR95H、 MR95HD 、 MR95HT 、および MR95HP 形レギュレータのボディの構成

NPT
NPT
SWE
溶接形 CL150 RF
溶接形 CL300 RF

制御ライン無し、ゲージポート無し

溶接形 CL600 RF
溶接形 PN 16/25/40 RF
一体形 CL150 RF
一体形 CL300 RF

1/2 インチ / DN 15

一体形 CL600 RF
一体形 PN 16/25/40 RF
NPT
溶接形 CL150 RF
制御ライン有り、ゲージポート無し

溶接形 CL300 RF
溶接形 CL600 RF
溶接形 PN 16/25/60 RF
NPT
SWE

ゲージポート無し、制御ライン無し

溶接形 CL150 RF
溶接形 CL300 RF
溶接形 CL600 RF
溶接形 PN 16/25/40 RF
NPT

3/4 インチ / DN 20
制御ライン有り、ゲージポート無し

溶接形 CL150 RF
溶接形 CL300 RF
溶接形 PN 16/25/60 RF
NPT

ゲージポート有り、制御ライン無し

溶接形 CL150 RF
溶接形 CL300 RF
溶接形 PN 16/25/60 RF
NPT
SWE
溶接形 CL150 RF
溶接形 CL300 RF

1 インチ / DN 25

ゲージポート無し、制御ライン無し

溶接形 CL600 RF
溶接形 PN 16/25/40 RF
一体形 CL150 RF
一体形 CL300 RF
一体形 CL600 RF
一体形 PN 16/25/40 RF- グレーの領域は、構成が可能であることを示しています。
- 空白の領域は、構成の可否について最寄りの販売店にお問い合わせいただく必要があることを示しています。
1. ねずみ鋳鉄のボディ材質は、MR95H および MR95HD 形についてのみ使用可能です。
モネル®は Special Metals Corporation が所有する商標です。
ハステロイ® C は、Haynes International, Inc.が所有する商標です。

－続く－

7

アルミニウム青銅

ゲージポート無し、制御ライン無し

モネル®またはハステロイ® C

1/4 インチ NPT

CF3M ステンレス鋼

接続端

CF8M ステンレス鋼

ボディの構成LCC または WCC 鋼

ボディサイズ

ねずみ鋳鉄(1)

ボディの材質MR95 形
表 2. MR95H、 MR95HD 、 MR95HT 、および MR95HP 形レギュレータのボディの構成（続き）

NPT
制御ライン有り、ゲージポート無し

溶接形 CL150RF
溶接形 CL300RF
溶接形 PN 16/25/40 RF

1 インチ / DN 25

NPT
ゲージポート有り、制御ライン無し

溶接形 CL150RF
溶接形 CL300RF
溶接形 PN 16/25/40 RF
NPT
SWE

ゲージポート無し、制御ライン無し

溶接形 CL150RF
溶接形 CL300RF
溶接形 CL600RF
溶接形 PN 16/25/40 RF
NPT

1-1/2 インチ / DN 40
制御ライン有り、ゲージポート無し

溶接形 CL150RF
溶接形 CL300RF
溶接形 PN 16/25/40 RF
NPT

ゲージポート有り、制御ライン無し

溶接形 CL150RF
溶接形 CL300RF
溶接形 PN 16/25/40 RF
NPT
SWE
溶接形 CL150RF
溶接形 CL300RF

ゲージポート無し、制御ライン無し

溶接形 CL600RF
溶接形 PN 16/25/40 RF
一体形 CL150 RF
一体形 CL300 RF
一体形 CL600 RF

2 インチ / DN 50

一体形 PN 16/25/40 RF
NPT
制御ライン有り、ゲージポート無し

溶接形 CL150RF
溶接形 CL300R
溶接形 PN 16/25/40 RF
NPT

ゲージポート有り、制御ライン無し

溶接形 CL150RF
溶接形 CL300RF
溶接形 PN 16/25/40 RF- グレーの領域は、構成が可能であることを示しています。
- 空白の領域は、構成の可否について最寄りの販売店にお問い合わせいただく必要があることを示しています。
1. ねずみ鋳鉄のボディ材質は、MR95H および MR95HD 形についてのみ使用可能です。
モネル®は Special Metals Corporation が所有する商標です。
ハステロイ® C は、Haynes International, Inc.が所有する商標です。

8

アルミニウム青銅

モネル®またはハステロイ® C

CF3M ステンレス鋼

接続端

CF8M ステンレス鋼

ボディの構成LCC または WCC 鋼

ボディサイズ

ねずみ鋳鉄(1)

ボディの材質MR95 形
表 3. MR95 シリーズの出口圧力と差圧の範囲、およびスプリングデータ
ボディサイズ

出口圧力または差圧の範囲(1)型式

スプリングの
ワイヤ径

スプリングの自由長

スプリングの材質(2)スプリングの部品番号

スプリングの色

亜鉛メッキ鋼1E392527022

イエロー

亜鉛メッキ鋼ERAA01888A0

グリーン

49.2

パウダー塗装鋼ERAA01889A0

レッド

5.26

63.5

パウダー塗装鋼

ERCA04288A0

イエロー

34～1005.94

65.9

パウダー塗装鋼ERAA01910A0

グリーン

および

90～2107.19

62.0

パウダー塗装鋼ERAA01911A0

レッド

MR95LD

14～41

7.77

102

パウダー塗装鋼

1E398927022

イエロー
グリーン

MR95L

形

インチ

DN

kPa

mm

mm

14～41

3.76

50.8

1/4

----

34～1004.32

50.8

90～210

5.26

14～41
1/2

15

3/4

20

1

25

3/4

20

1

25

1/4

1/2

----

15

MR95H

3/4

20

および

1

25

34～1008.71

102

パウダー塗装鋼

1E399027142

90～21010.31102

パウダー塗装鋼

1E399127162

レッド

14～41

7.77

102

パウダー塗装ステンレス鋼

1E3989X0052

イエロー34～1009.53

98.6

ステンレス鋼1K762537022

無塗装

90～21011.1

102ステンレス鋼11A8269X012

無塗装

100～210

3.76

50.8

亜鉛メッキ鋼1E392527022

イエロー
グリーン

170～520

4.32

50.8

亜鉛メッキ鋼ERAA01888A0

480～1030

5.26

49.2

パウダー塗装鋼ERAA01889A0

レッド

100～210

5.26

63.5

パウダー塗装鋼

ERCA04288A0

イエロー
グリーン

170～520

5.94

65.9

パウダー塗装鋼ERAA01910A0

480～1030

7.19

62.0

パウダー塗装鋼ERAA01911A0

レッド

100～2107.77102

パウダー塗装鋼

1E398927022

イエロー
グリーン

170～5208.71

102

パウダー塗装鋼

1E399027142

MR95HD

480～1030

10.31

102

パウダー塗装鋼

1E399127162

レッド

形

100～2107.77102

パウダー塗装ステンレス鋼

1E3989X0052

イエロー

170～520

9.53

98.6

ステンレス鋼1K762537022

無塗装

480～1030

11.1

102

ステンレス鋼11A8269X012

無塗装

3/4

20

1

25

1-1/2

40

2

50

1/4

----

165

パウダー塗装鋼

ERCA04290A0

410～83014.3

167

パウダー塗装鋼ERAA01893A0

ライトグレー690～97015.1

167

エナメル塗装鋼ERAA01894A0

イエロー

830～1030

15.9

167

パウダー塗装鋼

1P7888X0022

ブラック

100～690

4.88

50.8

インコネル®

ERCA04292A0

無塗装

550～2070

7.14

50.8

インコネル®

ERCA04291A0

無塗装®

100～690

7.14

63.5

インコネル

ERCA04294A0

無塗装

9.53

66.0

インコネル®

ERCA04293A0

無塗装

20

100～690

11.1

104

17-4PH ステンレス鋼

ERCA04295A0

無塗装

1

25

550～2070

14.3

104

17-4PH ステンレス鋼

ERCA04296A0

無塗装

1-1/2

40

100～690

15.9

170

17-4PH ステンレス鋼

ERCA04297A0

無塗装

2

50

410～1790

20.6

170

17-4PH ステンレス鋼

ERCA04298A0

無塗装

100～690

4.88

50.8

インコネル®

ERCA04292A0

無塗装

550～2760

7.14

50.8

インコネル®

ERCA04291A0

無塗装

100～690

7.14

63.5

インコネル®

ERCA04294A0

無塗装

550～2760

9.53

66.0

インコネル®

ERCA04293A0

無塗装

104

17-4PH ステンレス鋼

ERCA04295A0

無塗装

15

3/4

1/4

1/2

----

15

MR95HP形

12.7

550～2070

1/2
MR95HT形

34～550ブラックとライト
ブルーのストライプ

3/4

20

100～690

11.1

1

25

550～2760

14.3

104

17-4PH ステンレス鋼

ERCA04296A0

無塗装

1-1/2

40

100～690

15.9

170

17-4PH ステンレス鋼

ERCA04297A0

無塗装

2

50

410～2070

20.6

170

17-4PH ステンレス鋼

ERCA04298A0

無塗装

1. MR95LD および MR95HD 形レギュレータについては、圧力範囲は示されたスプリングを使用した場合に得られる差圧を示しています。実際の出口圧力を決定するには、差圧（スプリングの設定圧力）をスプリングケースのローディング圧力に加えてください。
2. スプリングが NACE MR0175-2002 および NACE MR0103 の要件を満たす場合は、スプリングがサワーガスに曝露されない用途に限られます。
インコネル®は Special Metals Corporation の商標です。

9

MR95 形
表 4. ボディサイズおよび材質の最大冷間使用圧力 (1)(2)
型式

ボディサイズ

MR95L

使用可能な
(3)
すべてのサイズおよび MR95LD 形

MR95H

使用可能な
すべてのサイズ(3)および MR95HD 形

使用可能なすべてのサイズ(3)MR95HP 形

1/4 インチ NPT、および
1/2～1 インチ
/ DN 15～DN 25

MR95HT 形

1-1/2 および 2 インチ/ DN 40 および DN 50

最大入口圧力

最大出口圧力

最大スプリングケース圧力
kPa

ボディ材質
kPa

kPa

ねずみ鋳鉄

1720

340

340

WCC 鋼

2070

860

860

LCC 鋼

2070

860

860

CF8M ステンレス鋼

2070

860

860

CF3M ステンレス鋼

2070

860

860

モネル®(4)

2070

860

860

ハステロイ® C(4)

2070

860

860

ねずみ鋳鉄

1720

1720

1720

WCC 鋼

2070

2070

2070

LCC 鋼

2070

2070

2070

CF8M ステンレス鋼

2070

2070

2070

CF3M ステンレス鋼

2070

2070

2070

モネル®(4)

2070

2070

2070

ハステロイ® C(4)

2070

2070

2070

アルミニウム青銅(4)

2070

2070

2070

WCC 鋼

6890

4140

2070

LCC 鋼

6890

4140

2070

CF8M ステンレス鋼

6890

3790

2070

CF3M ステンレス鋼

6890

3790

2070

モネル®(4)

6890

3790

2070

ハステロイ® C(4)

6890

3790

2070

アルミニウム青銅(4)

6890

3790

2070

WCC 鋼

4140

4140

2070

LCC 鋼

4140

4140

2070

CF8M ステンレス鋼

4140

3790

2070

CF3M ステンレス鋼

4140

3790

2070

モネル®(4)

4140

3790

2070

ハステロイ® C(4)

4140

3790

2070

アルミニウム青銅(4)

4140

3790

2070

WCC 鋼

4140

3100

2070

LCC 鋼

4140

3100

2070

CF8M ステンレス鋼

4140

3100

2070

CF3M ステンレス鋼

4140

3100

2070

モネル®

4140

3100

2070

ハステロイ® C

4140

3100

2070

アルミニウム青銅

4140

3100

2070

1. この取扱説明書に記載した圧力／温度の限界値、および当該の規格や法令の定める限界を超えないこと。
2. ここに示した圧力限界は、ボディサイズとボディ材質にのみ基づく値です。温度や、レギュレータのボディの接続端のタイプ、ダイヤフラム、シート、トリムの材質によっては、組付けたレギュレータの実際の圧力限界が低下したり、変動したりする場合があります。
3. 使用可能なボディサイズについては、表 1 と表 2 を参照してください。
4. 1/4 インチ NPT のボディサイズでは使用できません。
®
モネル は Special Metals Corporation の商標です。
ハステロイ® C は Haynes International, Inc.の商標です。

表 5. MR95LD および MR95HD 形の流量係数およびサイズ係数
全開時係数（リリーフサイズ）

ボディサイズ

C1

Km

IEC サイズ係数

インチ

DN

Cv

Cg

Cs

XT

FD

FL

1/4

----

1.1

37

1.85

33.6

0.74

0.715

0.62

0.86

1/2

15

2.9

103

5.15

35.5

0.79

0.797

0.70

0.89

3/4、1

20、25

6.0

221

11.05

36.8

0.88

0.857

0.68

0.94

1-1/2、2

40、50

18.1

700

35.00

38.7

0.88

0.945

0.65

0.94

2
Km = FL

10

MR95 形工場の空気ライン
大気

ブロックバルブ

67CFR 形レギュレータ（入口）排気口（出口）排気口

MR95LD 形レギュレータ（MR95HD 形についても標準）

図 3. 差圧レギュレータの設置概念図

設置レギュレータを設置する前に、


警 告

レギュレータの梱包を解き、ボディの接続端とスプリ
ングケースの圧力接続口から輸送時用の保護プラグを取外します。

このレギュレータは、使用条件が「仕様」の項および

／またはレギュレータのネームプレートに記載されたレギュレータをチェックし、輸送中に損傷したり、異物が入り込んだりしていないか確認します。

限界値を超える可能性がある場合に、過圧防止手段
なしで設置すると、けがをしたりシステムを損傷したりチューブやパイプライン内のデブリやほこりを取除きます。

するおそれがあります。使用条件がこれらの限界値を超えるのを防ぐための推奨事項については、「過圧の防止」の項を参照してください。

NPT ボディはパイプの雄ネジ部分に固着防止剤を塗布し、フランジ式ボディには適切なガスケットを使用します。

また、蓄積したガスが漏れ出してレギュレータが損傷したり、けがをしたり、機器を損傷したりするおそれがあります。このようなけがや機器の損傷を防ぐため、レギュレータ内を流れるガスが、ボディに印された矢印と同じになることを確認します。

レギュレータは安全な場所に設置してください。

1-1/2 インチ / DN 40 または 2 インチ / DN 50 の MR95H、密閉条件下や屋内では、漏れ出したガスが蓄積して

MH95HP、および MR95HT 形レギュレータは、排気ライ爆発する危険があります。そのような場合は、レギュンを接続して離れた場所に排気できるように、スプリング

レータからの排気をパイプを通して屋外に排出してくケースにタップ穴（ねじを切った穴）が開けられています。

ださい。

ボディサイズが 1/4 インチ NPT、1/2 インチ / DN 15、3/4

スプリングケースの排気口（ベント）を備えた構造のレ

インチ / DN 20、1 インチ / DN 25 の MR95H、MR95HP、ギュレータは、ガスが大気中に妨げなく放出されるよ

および MR95HT 形では、排気用のタップ穴はオプション

うに常に排気口を開いた状態にしておく必要がありまで、ご要望に応じてご利用頂けます。排気管の露出した接す。開口部は、排気口や排気ラインを詰まらせる原因

続端は、耐候性の防虫ベントアッセンブリで保護してくだになる雨、雪、虫、その他の異物が入り込まないようさい。定期的にすべての排気口と排気ラインをチェックし、に保護してください。

塞がれていないことを確認してください。
MR95LD および MR95HD 形レギュレータでは、ローディ
ング圧力はスプリングケースの 1/4 インチ NPT の接続口に接続します。

11

MR95 形

過圧の防止

1. 正しく設置されていること、および下流側の機器が適切に調整されていることを確認します。

警 告

2. すべてのブロックバルブとベントバルブが締まっていることを確認します。

このレギュレータは、次のような場合には蓄積したガ

3. アジャスティングスクリュー（MR95L、MR95H、スの漏れや耐圧部品の破裂によりけがをしたり、機MR95HP、および MR95HT 形）、またはハンドホイー

器を損傷したり、漏れを生じたりするおそれがありまル（MR95LD および MR95HD 形）を逆時計回りに回す。

して、スプリングを緩めます。

 過圧状態になった場合

4. 下記の順番でゆっくりとバルブを開きます。

 使用条件が「仕様」の項やネームプレートに記載さa. 供給ラインおよび制御ラインのバルブ（使用してれた限界値を超える可能性のある場所に設置したいる場合）場合、あるいは、

b. 入口ブロックバルブ

 条件が隣接するパイプやパイプ接続具の定格を超c. 出口ブロックバルブ

えている場合5. 「調整」の項の手順に従って、レギュレータを必要とこのようなけがや機器の損傷を防ぐため、圧力開放

される出口（制御）圧力に設定します。

装置や圧力制限装置を設置してこれらの限界値を超えないようにしてください。

調整
MR95H および MR95HD 形レギュレータの出口圧力定格
は、入口圧力定格と同じです。MR95L、MR95LD、MR95HP、および MR95HT 形レギュレータでは、出口圧力定格は入口圧力定格より低くなります。

警 告
耐圧部品の破裂や蓄積したガスの爆発によるけが、

推奨圧力限界は、レギュレータのネームプレートに示され物品の損傷、あるいは機器の損傷を避けるため、制ています。実際の入口圧力が最大作動出口圧力定格を上回

御スプリングを調整する際には、そのスプリングの出る場合は、何らかの過圧防止手段が必要になります。レギ

口圧力範囲の上限より高い出口圧力を発生させるよュレータの入口圧力が下流側の機器の安全使用圧力よりうな調整は行わないでください。必要とされる出口圧も大きい場合は、外付けの過圧防止手段を設置してくださ力が制御スプリングのレンジ（圧力範囲）内にない場

い。
一般的な外付けの過圧防止手段としては、リリーフバルブ、
モニタリングレギュレータ、遮断装置、直列調整器などが合は、適正なレンジのスプリングを取付けてください。
レギュレータの出荷時の設定は、ネームプレートに示されあります。

た圧力範囲内で変更できます。出口（制御）スプリングのレギュレータが最大圧力限界未満で動作している場合で調整に際しては、下記の手順に従ってください。スプリンも、外的要因やパイプライン内部のデブリによる損傷の可グレンジを変更した場合は、かならずネームプレートに示能性が排除されるわけではありません。レギュレータが過されているスプリングレンジも書き換えてください。

圧条件に曝されている場合は、レギュレータを点検し、損MR95 シリーズレギュレータのスプリングはすべて、出口傷が発生していないか調べてください。

圧力がゼロになるように緩めることができます。個々のス
プリングの調整可能な推奨出口圧力範囲、最大入口圧力、スタートアップ

および色コードは、表 3 と表 4 に示した通りです。
注記

仕様の項、および表 3 と表 4 に、レギュレータの構成
ごとの最大入口圧力、最大差圧、および最大出口圧力を示しています。スタートアップ時には、圧力計を使用して入口圧力、出口圧力、ローディング圧力を監視してください。

12

MR95 形保守

MR95L、MR95H、MR95HP、および MR95HT 形
参照番号は図 6、図 8、または図 9 に示してあります。

警 告

1. ロックナット（17）を緩めます。
2. 出口圧力を上げるには、アジャスティングスクリュー

突発的な圧力の解放や蓄積したガスの爆発によるけ（15）を時計回りに回し、出口圧力を下げるには逆時

が、物品の損傷、あるいは機器の損傷を避けるため、計回りに回します。

保守や分解作業はかならずレギュレータをシステム
圧力から隔離し、レギュレータ内に残っているすべて

3. 調整中は圧力計で出口圧力を監視します。

の圧力を逃がしてから行ってください。

4. ロックナット（17）を締めて設定を固定します。

スプリングや圧力が付加されたアクチュエータによる

MR95LD および MR95HD 形

けがを避けるため、分解作業の前にかならずアジャス

参照番号は図 7 または図 10 に示してあります。

ティングスクリューを完全に引き戻し、スプリングケー
スの圧力を逃がしてください。この作業を行わなかっ

1. 出口圧力を上げるには、ハンドホイール（38）を時計た場合、スプリングの負荷やローディング圧力によっ回りに回し、出口圧力を下げるには逆時計回りに回してスプリングケースが飛び出すおそれがあります。

ます。

修理のためにレギュレータを分解した場合は、使用す
2. 調整中は圧力計で出口圧力を監視します。

る前に正常に動作するか試験する必要があります。
フイツシヤ® レギュレータの修理には、かならず

停止

Regulator Technologies 製の部品を使用してくださ

1. レギュレータ入口の上流側のブロックバルブを閉めまい。

す。

このレギュレータは、通常の摩耗や、外的要因によっ

2. レギュレータ出口の下流側のブロックバルブを閉めまて発生する可能性のある損傷に備え、定期的に点検す。

や保守作業を行う必要があります。点検や部品交換の頻度は、使用条件の過酷さや、地域、州、連邦の3. レギュレータと下流側の遮断弁の間にあるブリードバ

規則や規制の要件によって異なります。

ルブをゆっくり開いて、下流側の圧力をベントします。
MR95L、MR95H、MR95HP、および MR95HT 形レギ発生する可能性のある通常の摩耗に備え、定期的に部品をュレータは出口圧力の低下に反応して開くため、レギ点検し、必要に応じて交換します。点検の頻度は、使用条ュレータのスプリングの調整を変更することなしに上件の過酷さや、州法および連邦法の要件によって異なりま流側と下流側の遮断弁の間のすべての圧力がブリードす。

バルブを通して解放されます。MR95L、MR95H、
MR95HP、および MR95HT 形レギュレータの場合、

O リング、ガスケット、ダイヤフラム、パッキンなどの部

ステップ 4、5、6 はスキップしてください。MR95LD

品は、必要に応じて交換します。レギュレータを再度組付および MR95HD 形については、続けてステップ 4～6

ける際には、かならず潤滑剤を塗布してください。適したを実行してください。

潤滑剤は、組立て図に示してあります。
レギュレータは、分解する際にパイプラインから取外す必4. ローディング圧力のブロックバルブを閉めます。

要はありません。参照番号はすべて図 4 と図 10 に示して

5. ローディング圧力をゆっくりベントし、スプリングケあります。

ース内の圧力を逃がします。
6. 入口圧力を（ブリードバルブを通して）ゆっくりベン
トし、レギュレータ内に残っているすべての圧力を逃
がします。

13

MR95 形

オリフィスとバルブプラグの交換および保守

注 意

バルブが完全に閉まらないように見える場合は、オリフィ
スやバルブプラグが摩耗または損傷している可能性があります。これらの部品のチェックや交換に際しては、下記の手順に従ってください。

金属製ダイヤフラムには薄くて鋭いエッジがあります。
ダイヤフラム、とくにダイヤフラムのエッジを取り扱う

1. レギュレータを停止させます。正しい手順については、「停止」の項を参照してください。

際には、手を切らないように注意してください。
1. レギュレータを停止させます。正しい手順については、

2. バルブプラグガイド（5）をボディ（1）から抜き取ります。通常は、バルブプラグガイドとともにバルブプ
ラグスプリング（26）とバルブプラグ（4）もボディから出てきます。ボディサイズが 1-1/2 インチ / DN 40と 2 インチ / DN 50 のレギュレータでは、ステム（6）もレギュレータのボディから出てきます。

「停止」の項を参照してください。
2. MR95L、MR95H、MR95HP、および MR95HT 形 ― ロ
ックナット（17）を緩め、アジャスティングスクリュ
ー（15）を逆時計回りに回してスプリングを完全に緩めます。

3. バルブプラグ（4）のシート面を調べ、エラストマー、PTFE、または研磨仕上げの金属の表面が損傷していないことを確認します。MR95HP 形のバルブプラグの外側 O リング（4c）も点検します。損傷が認められた場合はバルブプラグアッセンブリを交換します。

MR95LD および MR95HD 形 ― ハンドホイール（38）を逆時計回りに回してスプリングを完全に緩めます。

注 意

4. オリフィス（3）のシートエッジを調べます。損傷が認められた場合は、オリフィスをボディ（1）から抜取り、新しい部品と交換します。適正トルク値については表 7 を参照してください。

垂直に設置した、あるいはスプリングケースが上向きにならない別の用途に設置した MR95 シリーズレギュ
レータを分解する際には、スプリングケースをしっかりと支えてください。しっかり支えられていない場合、六5. 上記と逆の手順でレギュレータを組付けます。バルブ
プラグガイド（5）を取付ける際には、金属対金属の十分なシールが得られるように、ねじ部とシール面にシール剤を塗布します。適正トルク値については表 7を参照してください。

角穴付ボルトを緩めたときにスプリングケースが落下してけがをするおそれがあります。
3. ダイヤフラムケーシングから六角穴付ボルト（16）を外します。スプリングケース（2）全体を持ち上げてボディ（1）から離します。

フランジの六角穴付ボルトのトルクの点検

4. アッパー・スプリングシート（9）とレギュレータス

MR95 シリーズの一部のレギュレータでは、一定期間使用した後にスプリングケースの六角穴付ボルトを締め直すことが必要になる場合があります。下記の手順で六角穴付ボルトを締め直してください。

プリング（11）を取外します。ボディサイズが 1-1/2
インチ / DN 40 または 2 インチ / DN 50 の MR95H、
MR95HP、および MR95HT 形については、ステップ 5

1. レギュレータを停止させます。正しい手順については、「停止」の項を参照してください。

と 6 をスキップしてください。
5. MR95HD 形と、ボディサイズが 1/4 インチ NPT～1 イ

2. 対角線を描くような順番で六角穴付ボルト（16）を締め直します。適正トルク値については表 7 を参照してください。

ンチ / DN 25 の MR95H、MR95HP、および MR95HT形については、ロワー・スプリングシート（8）を取外します。MR95L および MR95LD 形については、ダ

3. 「スタートアップ」の項の手順に従って再度レギュレータに圧力を付加します。

イヤフラムヘッドアッセンブリ（21、互いに接続された状態のロワー・スプリングシートとダイヤフラムヘ

4. 必要であれば、「ダイヤフラムの交換」の項を参照してください。

ッド）を取外します。
6. ダイヤフラム（12）を取外し、損傷していないか調べ

ダイヤフラムの交換ます。損傷が認められた場合は交換します。必要なダレギュレータが差圧や下流側圧力の変化に反応せず、流体が漏れたり、スプリングケースにベントされたりしている
場合（減圧レギュレータ）、あるいはローディング圧力が下流側に漏れているように思われる場合（差圧レギュレー
タ）は、ダイヤフラムが摩耗または破裂している可能製があります。以下の手順でダイヤフラムを点検、交換してください。

イヤフラムの数については表 6 を参照してください。
ステップ 9 に進みます。
7. 1-1/2 インチ / DN 40 と 2 インチ / DN 50 のボディサ
イズについては、ダイヤフラムとダイヤフラムヘッドを取外します。ダイヤフラムヘッドの取外しは、1-1/2
インチ / DN 40 と 2 インチ / DN 50 のボディサイズに限られます。

14

MR95 形
ガスケット（19）ダイヤフラム（12）ダイヤフラム（12）ガスケット（19）ガスケット（19）MR95L および MR95H 形の金属製ダイヤフラム

MR95LD および MR95HD 形の金属製ダイヤフラム

図 4. ボディサイズが 1/4 インチ NPT および 1/2 ～ 1 インチ / DN15 ～ DN 25 の MR95 シリーズのダイヤフラムアッセンブリ
ロックナット（31）ロックワッシャ（28）ロックナット（31）ロックワッシャ（28）ロワー・スプリングシート（8）ロワー・スプリング
シート（8）
ダイヤフラムヘッド（21）ダイヤフラムヘッド（21）ダイヤフラム（12）ダイヤフラム（12）ガスケット（29）ダイヤフラムヘッド（21）ダイヤフラムヘッド（21）ガスケット（45）

ガスケット（29）

プッシャポスト（10）プッシャポスト（10）合成ダイヤフラム

金属製ダイヤフラム

図 5. ボディサイズが 1-1/2 インチ / DN 40 と 2 インチ / DN 50 の MR95 シリーズのダイヤフラムアッセンブリ

表 6. 必要なダイヤフラムの数
ボディサイズ

型式
MR95L
MR95LD

1/4 インチ NPT
MR95H
MR95HD
MR95HP

1/2～2 インチ /すべての型式DN 15～DN 50

スプリングレンジ
すべてのレンジ
14～41 kPa を除くすべてのレンジ
14～41 kPa
すべてのレンジ

すべてのレンジ

ダイヤフラムヘッドを取外し、ダイヤフラム（12）と 2
つの小さいダイヤフラムガスケット（29）または O リング（45）を点検します。プッシャポスト（10）のロック
ナット（31）を外し、アッセンブリを引き離します。O
リングは、エラストマー製ダイヤフラムを使用している場
合にプッシャポストの周りを密閉するために使用し、ガスケットはステンレス鋼製ダイヤフラムを使用している場
合に使用します。
8. レギュレータ（ボディサイズが 1/4 インチ NPT のレギ

ダイヤフラムの材質
エチレンプロピレンジエン（EPDM）
ネオプレン（CR）
フルオロカーボン（FKM）
金属
金属
金属
エチレンプロピレンジエン（EPDM）
フルオロカーボン（FKM）
ネオプレン（CR）
金属
エチレンプロピレンジエン（EPDM）
フルオロカーボン（FKM）
ネオプレン（CR）

ダイヤフラムの数
1
1
1
2
1
2
1
1
1
2
2
2
1

ュレータは除く）のステムアッセンブリ（6）を取外します。O リング（図には示されていません）に摩耗や損傷がないか調べます。損傷が認められた場合は、
ステムアッセンブリを交換します。
9. ダイヤフラム（12）を取外した状態で、圧力検知穴（ピトー管、参照番号 20、3/4 インチ / DN 20 以上のボデ
ィサイズ）が完全に開いていて、異物で塞がれていな
いことを確認します。

15

MR95 形
表 7. 指定トルク値
ボディサイズスプリングケースのボルト(1)オリフィス

プラグガイド

インチ

DN

N•m

N•m

N•m

1/4
1/2
3/4、1
1-1/2、2

---15
20、25
40、50

8.1～11
13～18
33～41
54～68

8.1～10.8
46～53
61～68
244～27168～79
102～122136～169
230～271

1. エチレンプロピレン（EPDM）製ダイヤフラムを使用している場合は、スプリングケースのボルトのトルク値を 30%下げてください。

10. レギュレータが金属製ダイヤフラムを使用している場合（図 4 と図 5 参照）は、移動できるようになります。最後に六角穴付ボルト（16）を締め付けます。適正トルク値については表 7を参照してください。

a. （ボディサイズが 1-1/2 インチ / DN 40 または 2
インチ / DN 50 の MR95H、MR95HT、およびMR95HD 形のロワー・ダイヤフラムヘッドのみ）
プッシャポスト（10）を、大きいフラットな面を下に向け、ねじ部のあるステムを上に向けて、面の上に置きます（金属製ダイヤフラムのプッシャ
ポストは底面に円形の凹みがあります）。小さい方の合成ガスケット（29）の 1 つを、プッシャポス
トのねじ部の端に装着します。一方のダイヤフラ
ムヘッドを、面取した側をガスケットの方に向けた状態で、プッシャポストのねじ部の端を滑り込ませるようにして取付けます。もう 1 つのガスケ
ットを、ダイヤフラムヘッドの上からプッシャポ
ストのねじ部の端に取付けます。

13. 組付け作業が完了したら、アジャスティングスクリュ
ー（15）またはハンドホイール（38）を回して必要な出口圧力が得られるように調整します。MR95L、
MR95H、MR95HP、および MR95HT 形については、必要な設定を維持するためにロックナット（17）を締め付けます。

パッキンの交換（MR95LD と MR95HD 形のみ）
アジャスティングスクリューの周りの漏れは、パッキンの材料が摩耗していることを示しています。下記の手順に従ってパッキンリングを交換してください。
1. レギュレータを停止させます。正しい手順については、「停止」の項を参照してください。

b. 大きい方のダイヤフラムガスケット（19）の一方を、ダイヤフラム（12）を支えるボディ（1）の面の上に戻します。スプリングレンジの設定が 14～
41 kPa、ボディサイズが 1/4 インチ NPT で、金属製ダイヤフラムを（2 つのダイヤフラムガスケットに挟まれた形で）1 つしか使用しない MR95L とMR95LD 形を除いては、レギュレータ 1 台につきダイヤフラムを 2 枚使用します。もう 1 つのダイ
ヤフラムガスケットはもう一枚の金属製ダイヤフ
ラムの上に位置します。金属製ダイヤフラムの盛り上がった面は、装置内部で組付け作業員の側（スプリングの側）を向くように取付ける必要があります。ただし、金属製ダイヤフラムを 1 枚しか使用しない場合は例外で、その場合は盛り上がった方の面が下（ボディの側）を向いている必要があります。図 2 を参照してください。
11. 上記と逆の手順で元通り組付けます。アッパー・スプ
リングシート（9）とアジャスティングスクリュー（15）の露出したねじ部に、固着防止用の潤滑剤を塗布します。六角穴付ボルト（16）を、対角線を描くような順番で取付け、指の力だけで締付けます。
12. ダイヤフラムで適度な弛みを確保するために、アジャ
スティングスクリュー（参照番号 15、MR95L、MR95H、
MR95HP、および MR95HT 形）またはハンドホイー
ル（参照番号 38、MR95LD および MR95HD 形）を取付け（完全に取外していた場合）、時計回りに回します。これにより、ダイヤフラム（12）が正しいポジ
ションにセットされ、バルブプラグ（4）が全行程を162.

ねじ（41）を外し、ワッシャ（44）とハンドホイー
ル（38）を持ち上げて取外します。

3.

パッキンボックス（32）を取外します。パッキンナッ
ト（35）とパッキンフォロワ（34）をアジャスティ
ングスクリュー（33）から取外します。

4.

アジャスティングスクリュー（33）をパッキンボック
ス（32）の底を通して抜き取ります。

5.

古いパッキン（36）を取出し、3 つの新しいパッキンリングと交換します。パッキンボックスのガスケット（37）を交換します。パッキンボックスのガスケットに多目的ポリテトラフルオロエチレン（PTFE）またはリチウム系グリースを塗布します。

6.

アジャスティングスクリュー（33）をスタッフィング／パッキンボックス（32）の中に戻して、スタッフィ
ングボックスユニットを再度組付けます。パッキンフ
ォロワ（34）をアジャスティングスクリューに沿って
パッキンボックスに滑り込ませます。パッキンナット（35）を締めます。

7.

スタッフィング／パッキンボックス（32）をスプリン
グケース（2）に戻します。ハンドホイール（38）とワッシャ（44）をアジャスティングスクリュー（33）に取付け、ねじ（41）を締めます。

MR95 形部品のご注文

参照番号

この装置に関して最寄りの販売店にご連絡頂く際には、かならずネームプレートに記載されている装置の型番または FS 番号をお知らせください。
交換部品のご注文に際しては、下記の部品表でご入り用の各部品の番号を参照してください。推奨のすべてのスペア
部品が入った別売のキットもご用意しています。
注記

1
2
3*

この部品リストで NACE と記された部品は、NACE 国
際規格 MR0175-2002 および MR0103 で述べられている耐食性が要求される用途向けです。
オプションとして、ANSI/NACE MR0175/ISO 15156の要件を満たす材質も使用可能です。特別注文の方法については、最寄りの販売代理店にお問い合わせ
ください。

部品リスト
参照番号

説明

部品キット（3、4、12、19、29、45、63 を含みます。
すべての部品がすべての型式に使用されるわけではありません）MR95H および MR95HP 形
ステンレス鋼製ダイヤフラムおよびプラグ
ボディサイズ 1/4 インチ NPT
ボディサイズ 1/2 インチ / DN 15
ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25
ボディサイズ 1-1/2 インチ / DN 40、2 インチ/ DN 50
ネオプレン（CR）製ダイヤフラム
およびニトリル（NBR）/青銅製ディスク
ボディサイズ 1/4 インチ NPT
ボディサイズ 1/2 インチ / DN 15
ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25
ボディサイズ 1-1/2 インチ / DN 40、2 インチ/ DN 50
ネオプレン（CR）製ダイヤフラム
およびニトリル（NBR）/416 ステンレス鋼製ディスク
ボディサイズ 1/4 インチ NPT
ボディサイズ 1/2 インチ / DN 15
ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25
ボディサイズ 1-1/2 インチ / DN 40、2 インチ/ DN 50
MR95L 形ステンレス鋼製ダイヤフラムおよびプラグ
ボディサイズ 1/4 インチ NPT
ボディサイズ 1/2 インチ / DN 15
ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25
ネオプレン（CR）製ダイヤフラム
およびニトリル（NBR）/青銅製ディスク
ボディサイズ 1/4 インチ NPT
ボディサイズ 1/2 インチ / DN 15
ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25
ネオプレン（CR）製ダイヤフラムおよびニトリル（NBR）/416 ステンレス鋼製ディスク
ボディサイズ 1/4 インチ NPT
ボディサイズ 1/2 インチ / DN 15
ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25

説明

部品キット（3、4、12、19、29、45、63 を含みます。
すべての部品がすべての型式に使用されるわけではありません。）（続き）
MR95HT 形、ステンレス鋼製ダイヤフラム
およびプラグ
ボディサイズ 1/4 インチ NPT
ボディサイズ 1/2 インチ / DN 15
ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25
ボディサイズ 1-1/2 インチ / DN 40、2 インチ/ DN 50

部品番号

RMR95HX0012
RMR95HX0042
RMR95HX0072
RMR95HX0102

RMR95HX0022
RMR95HX0052
RMR95HX0082
RMR95HX0112

RMR95HX0032
RMR95HX0062
RMR95HX0092
RMR95HX0122

RMR95LX0012
RMR95LX0042
RMR95LX0072

RMR95LX0022
RMR95LX0052
RMR95LX0082

RMR95LX0032
RMR95LX0062
RMR95LX0092* 推奨スペア部品
1. NACE MR0175-2002 および MR0103。
ハステロイ® C は Haynes International, Inc.が所有する商標です。
モネル®は Special Metals Corporation が所有する商標です。

17

ボディ
スプリングケースオリフィス
金属対金属シート
MR95L、MR95LD、MR95H、および MR95HD 形
ボディサイズ 1/4 インチ NPT
416 ステンレス鋼
316 ステンレス鋼
ハステロイ® C
モネル®
ボディサイズ 1/2 インチ / DN 15
416 ステンレス鋼
316 ステンレス鋼
合金 6
ハステロイ® C
モネル®
ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25
416 ステンレス鋼
316 ステンレス鋼
合金 6
ハステロイ® C
モネル®
ボディサイズ 1-1/2 インチ / DN 40、2 インチ/ DN 50
416 ステンレス鋼
316 ステンレス鋼
合金 6
ハステロイ® C
モネル®
MR95HT 形
ボディサイズ 1/4 インチ NPT
416 ステンレス鋼
316 ステンレス鋼
ボディサイズ 1/2 インチ / DN 15
416 ステンレス鋼
316 ステンレス鋼
合金 6ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25
416 ステンレス鋼
316 ステンレス鋼
合金 6ボディサイズ 1-1/2 インチ / DN 40、2 インチ/ DN 50
416 ステンレス鋼
316 ステンレス鋼
合金 6
合成シート
MR95L、MR95LD、MR95H、および MR95HD 形
ボディサイズ 1/4 インチ NPT
青銅、酸素用316 ステンレス鋼、NACE(1)416 ステンレス鋼
モネル®
ボディサイズ 1/2 インチ / DN 15
青銅、酸素用316 ステンレス鋼、NACE(1)416 ステンレス鋼
モネル®
ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25
青銅、酸素用316 ステンレス鋼、NACE(1)416 ステンレス鋼
モネル®
ボディサイズ 1-1/2 インチ / DN 40、2 インチ/ DN 50（MR95HD、MR95HD 形のみ）
青銅、酸素用316 ステンレス鋼、NACE(1)416 ステンレス鋼
モネル®

部品番号

RMR95HTX012
RMR95HTX022
RMR95HTX032
RMR95HTX042
下の表参照
下の表参照

GF04856X022
GF04856X032
GF04856X052
GF04856X042
GF04841X022
GF04841X032
GF04841X062
GF04841X052
GF04841X042
GF04821X022
GF04821X032
GF04821X062
GF04821X052
GF04821X042
GF04896X022
GF04896X032
GF04896X062
GF04896X052
GF04896X042

GF04856X022
GF04856X032
GF04841X022
GF04841X032
GF04841X062
GF04821X022
GF04821X032
GF04821X062
GF04896X022
GF04896X032
GF04896X062

GF05038X012
GF05038X032
GF05038X022
GF05038X042
GF05327X012
GF05327X032
GF05327X022
GF05327X042
GF04822X012
GF04822X032
GF04822X022
GF04822X042

GF05521X012
GF05521X032
GF05521X022
GF05521X042

MR95 形
参照番号
3*

4*
4*
4a
4b
4c
5

6

説明

オリフィス（続き）
合成シート（続き）
MR95HP 形
ボディサイズ 1/4 インチ NPT
316 ステンレス鋼、NACE(1)416 ステンレス鋼
ボディサイズ 1/2 インチ / DN 15
316 ステンレス鋼、NACE(1)416 ステンレス鋼
ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25
316 ステンレス鋼、NACE(1)416 ステンレス鋼
ボディサイズ 1-1/2 インチ / DN 40、2 インチ/ DN 50
316 ステンレス鋼、NACE(1)416 ステンレス鋼
バルブプラグ、金属製シート
ディスクホルダアッセンブリ、合成シート
ディスクホルダディスク
O リング（MR95HP 形のみ）
バルブプラグガイド
MR95L、MR95LD、MR95H、および MR95HD 形
ボディサイズ 1/4 インチ NPT
青銅、酸素用416 ステンレス鋼
316 ステンレス鋼、NACE(1)ハステロイ® C
モネル®
ボディサイズ 1/2 インチ / DN 15
青銅、酸素用416 ステンレス鋼
316 ステンレス鋼、NACE(1)ハステロイ® C
モネル®
ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25
青銅、酸素用416 ステンレス鋼
316 ステンレス鋼、NACE(1)ハステロイ® C
モネル®
ボディサイズ 1-1/2 インチ / DN 40、2 インチ/ DN 50
416 ステンレス鋼、酸素用316 ステンレス鋼、NACE(1)ハステロイ® C
モネル®
MR95HP および MR95HT 形
ボディサイズ 1/4 インチ NPT
416 ステンレス鋼
316 ステンレス鋼、NACE(1)ボディサイズ 1/2 インチ / DN 15
416 ステンレス鋼
316 ステンレス鋼、NACE(2)ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25
416 ステンレス鋼
316 ステンレス鋼、NACE(1)ボディサイズ 1-1/2 インチ / DN 40、2 インチ/ DN 50
416 ステンレス鋼
316 ステンレス鋼、NACE(1)ステム／ステムアッセンブリ
MR95L、MR95LD、MR95H、および MR95HD 形
ボディサイズ NPT 1/4
416 ステンレス鋼、酸素用316 ステンレス鋼
標準
NACE(1)、MR95L および MR95H 形のみ
ハステロイ® C
モネル®
ボディサイズ 1/2 インチ / DN 15
416 ステンレス鋼
制御ラインなし、酸素用制御ラインあり

部品番号

参照番号
6

GF05038X032
GF05038X022
GF05327X032
GF05327X022
GF04822X032
GF04822X022
GF05521X032
GF05521X022
下の表参照
下の表参照
-------------------------------

GF05490X012
GF05490X022
GF05490X032
GF05490X052
GF05490X042
GF05519X012
GF05519X022
GF05519X032
GF05519X052
GF05519X042
GF04830X012
GF04830X022
GF04830X032
GF04830X052
GF04830X042
GF05510X022
GF05510X032
GF05510X052
GF05510X042

GF05490X022
GF05490X032
GF05519X022
GF05519X032
GF04830X022
GF04830X032
GF05510X022
GF05510X032

ERCA00638A0
ERCA00638A4
ERCA00638A1
ERCA00638A3
ERCA00638A2

ERCA00639A0
ERAA01904A0* 推奨スペア部品
1. NACE MR0175-2002 および MR0103
2. NACE MR0175-2002
ハステロイ® C は Haynes International, Inc.が所有する商標です。
モネル®は Special Metals Corporation が所有する商標です。

18

説明

ステム／ステムアッセンブリ（続き）
MR95L、MR95LD、MR95H、および MR95HD 形（続き）
ボディサイズ 1/2 インチ / DN 15（続き）
316 ステンレス鋼
標準
NACE(1)
制御ラインなし
制御ラインありニトリル（NBR）製シート
フルオロカーボン（FKM）製シート
ハステロイ® C
モネル®
ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25
416 ステンレス鋼
制御ラインなし、酸素用制御ラインあり316 ステンレス鋼
標準
NACE(1)
制御ラインなし
制御ラインありニトリル（NBR）製シート
フルオロカーボン（FKM）製シート
ハステロイ® C
モネル®
ボディサイズ 1-1/2 インチ / DN 40、2 インチ/ DN 50
416 ステンレス鋼
制御ラインなし、酸素用制御ラインあり316 ステンレス鋼
標準
NACE(1)
制御ラインなし
制御ラインありニトリル（NBR）製シート
フルオロカーボン（FKM）製シート
ハステロイ® C
モネル®
MR95HT 形
ボディサイズ 1/4 インチ NPT
416 ステンレス鋼
316 ステンレス鋼
ボディサイズ 1/2 インチ / DN 15
416 ステンレス鋼
316 ステンレス鋼
ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25
416 ステンレス鋼
316 ステンレス鋼
ボディサイズ 1-1/2 インチ / DN 40、2 インチ/ DN 50
416 ステンレス鋼、酸素用316 ステンレス鋼、標準
MR95HP 形
ボディサイズ 1/4 インチ NPT
416 ステンレス鋼
316 ステンレス鋼、NACE(1)ボディサイズ 1/2 インチ / DN 15
416 ステンレス鋼
制御ラインなし
制御ラインあり316 ステンレス鋼、NACE(1)制御ラインなし
制御ラインありニトリル（NBR）製シート
フルオロカーボン（FKM）製シート
ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25
416 ステンレス鋼
制御ラインなし
制御ラインあり316 ステンレス鋼、NACE(1)制御ラインなし
制御ラインありニトリル（NBR）製シート
フルオロカーボン（FKM）製シート

部品番号

ERCA00639A4
ERCA00639A1
ERAA01904A1
ERAA01904A2
ERCA00639A3
ERCA00639A2

ERCA00640A0
ERAA01896A0
ERCA00640A4
ERCA00640A1
ERAA01896A1
ERAA01896A2
ERCA00640A3
ERCA00640A2

GF05507X022
ERAA01906A0
GF05507X062
GF05507X032
ERAA01906A2
ERAA01906A3
GF05507X052
GF05507X042

ERCA00638A0
ERCA00638A4
ERCA00639A0
ERCA00639A4
ERCA00640A0
ERCA00640A4
GF05507X022
GF05507X062

ERCA00638A0
ERCA00638A1

ERCA00639A0
ERAA01904A0
ERCA00639A1
ERAA01904A1
ERAA01904A2

ERCA00640A0
ERAA01896A0
ERCA00640A1
ERAA01896A1
ERAA01896A2

MR95 形
参照番号
6

6a
6b

説明

ステム／ステムアッセンブリ（続き）
MR95HP 形（続き）
ボディサイズ 1-1/2 インチ / DN 40、2 インチ/ DN 50
416 ステンレス鋼、酸素用
制御ラインなし
制御ラインあり316 ステンレス鋼、NACE(1)制御ラインなし
制御ラインありニトリル（NBR）製シート
フルオロカーボン（NBR）製シート
ステム
プッシャプレート（ボディサイズ 1/4 インチ NPT、1/2～1 インチ / DN 15～DN 25 のみ）

6b
6c
7

8

9

O リング
（ボディサイズ 1-1/2 インチ / DN 40、2 インチ/ DN 50 のみ）
O リング（ボディサイズ 1/2～1 インチ / DN 15～DN 25 のみ）
ステムガイドブッシュ
ボディサイズ 1/4 インチ NPT
416 ステンレス鋼、酸素用316 ステンレス鋼、NACE(1)ハステロイ® C
モネル®
ボディサイズ 1/2 インチ / DN 15
416 ステンレス鋼、酸素用316 ステンレス鋼、NACE(1)ハステロイ® C
モネル®
ボディサイズ 3/4～2 インチ / DN20～DN 50
416 ステンレス鋼、酸素用316 ステンレス鋼、NACE(1)ハステロイ® C
モネル®
ロワー・スプリングシート、NACE(1)
MR95L、MR95LD、MR95H、および MR95HD 形
ボディサイズ 1/4 インチ NPT
アルミニウム(2)ステンレス鋼ボディサイズ 1/2 インチ / DN 15
アルミニウム(2)ステンレス鋼ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25
アルミニウム(2)ステンレス鋼ボディサイズ 1-1/2 インチ / DN 40、2 インチ/ DN 50
鋼(2)ステンレス鋼MR95HP および MR95HT 形
ボディサイズ 1/4 インチ NPT鋼(2)ステンレス鋼ボディサイズ 1/2 インチ / DN 15鋼(2)ステンレス鋼ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25鋼(2)ステンレス鋼ボディサイズ 1-1/2 インチ / DN 40、2 インチ/ DN 50
鋼(2)ステンレス鋼アッパー・スプリングシート、NACE(1)
MR95L、MR95LD、MR95H、および MR95HD 形
ボディサイズ 1/4 インチ NPT鋼(2)ステンレス鋼ボディサイズ 1/2 インチ / DN 15鋼(2)ステンレス鋼ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25鋼(2)ステンレス鋼

部品番号

参照番号
9

GF05507X022
ERAA01906A0
GF05507X032
ERAA01906A2
ERAA01906A3----------------------------------------10
ERCA03695A0
ERCA03695A1
ERCA03695A3
ERCA03695A2
ERCA03694A0
ERCA03694A1
ERCA03694A3
ERCA03694A2
ERCA03668A0
ERCA03668A1
ERCA03668A3
ERCA03668A2

1E392309012
1E3923X0012

11
12*
13
14*

1E395408012
1E3954X0042
1E398608012
1E3986X0042
1P787724152
1P7877X0012
15
ERCA00453A0
ERCA00453A1
ERCA00436A0
ERCA00436A1
17B8733X012
17B8733X022
1P787724152
1P7877X0012

ERCA00383A0
ERCA00383A1
16
ERCA00823A0
ERCA00823A1
1E398725072
1E3987X0012* 推奨スペア部品
1. NACE MR0175-2002 および MR0103
2. 部品は、部品がサワーガスに曝されない用途に関してのみ NACE の要件に合致。
ハステロイ® C は Haynes International, Inc.が所有する商標です。
モネル®は Special Metals Corporation が所有する商標です。

19

説明

アッパー・スプリングシート、NACE(1)（続き）
MR95L、MR95LD、MR95H、および MR95HD 形（続き）
ボディサイズ 1-1/2 インチ / DN 40、2 インチ/ DN 50
鋼(2)ステンレス鋼MR95HP および MR95HT 形
ボディサイズ 1/4 インチ NPT鋼(2)ステンレス鋼ボディサイズ 1/2 インチ / DN 15鋼(2)ステンレス鋼ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25鋼(2)ステンレス鋼ボディサイズ 1-1/2 インチ / DN 40、2 インチ/ DN 50
鋼(2)ステンレス鋼
プッシャポスト、
ボディサイズ 1-1/2 インチ / DN 40、2 インチ/ DN 50 のみ
金属対金属シート
416 ステンレス鋼、
MR95H、MR95HD および MR95HT 形のみ
316 ステンレス鋼、
MR95H、MR95HD および MR95HT 形のみ
ハステロイ® C、
MR95H および MR95HD 形のみ
モネル®、
MR95H および MR95HD 形のみ
合成シート
416 ステンレス鋼、酸素用
MR95H、MR95HD、および MR95HP 形のみ
316 ステンレス鋼、NACE(1)MR95H、MR95HD、および MR95HP 形のみ
モネル®、MR95H および MR95HD 形のみ制御スプリング、NACE(1)(2)
ダイヤフラムネームプレート
ダイヤフラムプロテクタ、PTFE、NACE(1)
MR95L および MR95LD 形
ボディサイズ 1/4 インチ NPT
ボディサイズ 1/2 インチ / DN 15
ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25
MR95H、MR95HP、および MR95HD 形
ボディサイズ 1/4 インチ NPT
ボディサイズ 1/2 インチ / DN 15
ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25
ボディサイズ 1-1/2 インチ / DN 40、2 インチ/ DN 50
アジャスティングスクリュー、NACE(1)(2)
スクエアヘッド形アジャスタ
ボディサイズ 1/4 インチ NPT
ボディサイズ 1/2 インチ / DN 15
ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25
ボディサイズ 1-1/2 インチ / DN 40、2 インチ/ DN 50
ステンレス鋼製スクエアヘッド形アジャスタ
ボディサイズ 1/4 インチ NPT
ボディサイズ 1/2 インチ / DN 15
ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25
ボディサイズ 1-1/2 インチ / DN 40、2 インチ/ DN 50
シール式スクエアヘッド形アジャスタ
ボディサイズ 1/2 インチ / DN 15
ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25
ボディサイズ 1-1/2 インチ / DN 40、2 インチ/ DN 50
ハンドホイール式アジャスタ
ボディサイズ 1/2 インチ / DN 15
六角穴付ボルト、NACE(1)(2)
MR95L および MR95LD 形
ボディサイズ 1/4 インチ NPT
鋼（10 個必要）
ステンレス鋼（10 個必要）
ボディサイズ 1/2 インチ / DN 15
鋼（10 個必要）
ステンレス鋼（10 個必要）

部品番号

1P787624092
1P7876X0012

14B9950X012
14B9950X022
ERCA00382A0
ERCA00382A1
ERCA00138A0
ERCA00138A1
1P787624092
1P7876X0012

GF05509X022
GF05509X032
GF05509X052
GF05509X042

GF05549X022
GF05549X032
GF05549X042
表 3 参照下の表参照--------

11A5126X012
11A5127X012
11A5128X012
11A5129X012
11A5130X012
11A5131X012
11A5527X012

GF05533X012
GF05553X012
GF05543X012
GF05522X012
GF05533X022
GF05553X022
GF05543X022
GF05522X022
GF05553X012
GF05543X012
GF05522X012
ERAA02331A0

ERCA00651A0
ERCA00651A1
ERCA00100A0
ERCA00100A1

MR95 形
参照番号
16

17

18
19*

説明

六角穴付ボルト、NACE(1)(2)（続き）
MR95L および MR95LD 形（続き）
ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25
鋼（12 個必要）
ステンレス鋼（12 個必要）
MR95H および MR95HD 形
ボディサイズ 1/4 インチ NPT鋼（6 個必要）ステンレス鋼（6 個必要）
ボディサイズ 1/2 インチ / DN 15鋼（8 個必要）ステンレス鋼（8 個必要）
ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25
鋼（8 個必要）ステンレス鋼（8 個必要）
ボディサイズ 1-1/2 インチ / DN 40、2 インチ/ DN 50
鋼（8 個必要）ステンレス鋼（8 個必要）
MR95HP および MR95HT 形
ボディサイズ 1/4 インチ NPT鋼（6 個必要）ステンレス鋼（6 個必要）
ボディサイズ 1/2 インチ / DN 15鋼（8 個必要）ステンレス鋼（8 個必要）
ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25
鋼（8 個必要）ステンレス鋼（8 個必要）
ボディサイズ 1-1/2 インチ / DN 40、2 インチ/ DN 50
鋼（8 個必要）ステンレス鋼（8 個必要）
ロックナット NACE(1)(2)
スクエアヘッド形アジャスタ
ボディサイズ 1/4 インチ NPT
ボディサイズ 1/2 インチ / DN 15
ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25
ボディサイズ 1-1/2 インチ / DN 40、2 インチ/ DN 50
ステンレス鋼製スクエアヘッド形アジャスタ
ボディサイズ 1/4 インチ NPT
ボディサイズ 1/2 インチ / DN 15
ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25
ボディサイズ 1-1/2 インチ / DN 40、2 インチ/ DN 50
シール式スクエアヘッド形アジャスタ
ボディサイズ 1/2 インチ / DN 15
ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25
ボディサイズ 1-1/2 インチ / DN 40、2 インチ/ DN 50
ティーハンドル式アジャスタ
ボディサイズ 1/4 インチ NPT
ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25
ボディサイズ 1-1/2 インチ / DN 40、2 インチ/ DN 50
ハンドホイール式アジャスタ
ボディサイズ 1/2 インチ / DN 15
ネームプレート用打込みねじ、ステンレス鋼（4 個必要）
ダイヤフラムガスケット（加圧スプリングケース用に 2 個必要）
302 ステンレス鋼製ダイヤフラム用
MR95L および MR95LD 形
ボディサイズ 1/4 インチ NPT
ボディサイズ 1/2 インチ / DN 15
ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25
MR95H および MR95HD 形
ボディサイズ 1/4 インチ NPT
ボディサイズ 1/2 インチ / DN 15
ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25
ボディサイズ 1-1/2 インチ / DN 40、2 インチ/ DN 50

部品番号

参照番号
19*

GF05446X012
GF05446X022

ERCA04149A0
ERCA04149A1
ERCA00100A0
ERCA00100A1
GF05446X012
GF05446X022
ERCA00601A0
ERCA00601A3

ERCA04149A2
ERCA04149A3
ERCA00100A2
ERCA00100A3

20

GF05446X032
GF05446X042
ERCA00601A2
ERCA00601A3

ERCA00652A0
ERCA00380A0
GF05453X012
ERCA00633A0
ERCA00652A1
ERCA00380A1
GF05453X022
ERCA00633A1
ERCA00380A0
GF05453X012
ERCA00633A0
ERCA00652A0
GF05453X012
ERCA00633A0

21

ERCA00380A0
ERAA01884A0

ERCA00655A0
ERCA00491A0
ERCA00556A0
1E393104022
ERCA00485A0
ERCA00510A0
ERCA00526A0

21a
21b
21c
21

* 推奨スペア部品
1. NACE MR0175-2002 および MR0103
2. 部品は、部品がサワーガスに曝されない用途に関してのみ NACE の要件に合致。
ハステロイ® C は Haynes International, Inc.が所有する商標です。
モネル®は Special Metals Corporation が所有する商標です。

20

説明

ダイヤフラムガスケット（続き）（加圧スプリングケース用に 2 個必要）（続き）
302 ステンレス鋼での蒸気用のモネル®および
ハステロイ® C 製ダイヤフラム用（続き）
MR95L および MR95LD 形
ボディサイズ 1/4 インチ NPT
ボディサイズ 1/2 インチ / DN 15
ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25
MR95H、MR95HT、および MR95HD 形
ボディサイズ 1/4 インチ NPT
ボディサイズ 1/2 インチ / DN 15
ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25
ボディサイズ 1-1/2 インチ / DN 40、2 インチ/ DN 50
ステンレス鋼での酸素用のダイヤフラム用
MR95L 形ボディサイズ 1/4 インチ NPT
ボディサイズ 1/2 インチ / DN 15
ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25
MR95H 形ボディサイズ 1/4 インチ NPT
ボディサイズ 1/2 インチ / DN 15
ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25
ボディサイズ 1-1/2 インチ / DN 40、2 インチ/ DN 50
ピトー管（制御ラインなしの構成用）
ボディサイズ 1/4 インチ NPT
銅、酸素用
304 ステンレス鋼
316 ステンレス鋼、NACE(1)ハステロイ® C
モネル®
ボディサイズ 1/2 インチ / DN 15
銅、酸素用
304 ステンレス鋼
316 ステンレス鋼、NACE(1)ハステロイ® C
モネル®
ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25
銅、酸素用
304 ステンレス鋼
316 ステンレス鋼、NACE(1)ハステロイ® C
モネル®
ボディサイズ 1-1/2 インチ / DN 40、2 インチ/ DN 50
銅、酸素用
304 ステンレス鋼
316 ステンレス鋼、NACE(1)ハステロイ® C
モネル®
ダイヤフラムヘッドアッセンブリ、NACE(1)（MR95L および MR95LD 形のみ）
ボディサイズ 1/4 インチ NPT
アルミニウム／鋼(2)ステンレス鋼ボディサイズ 1/2 インチ / DN 15
アルミニウム／鋼(2)ステンレス鋼ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25
アルミニウム／鋼(2)ステンレス鋼ダイヤフラムヘッド
ロワー・スプリングシート
ねじ
ダイヤフラムヘッド、
ボディサイズ 1-1/2 インチ / DN 40、2 インチ/ DN 50（2 個必要）
メッキ鋼
316 ステンレス鋼、NACE(1)および
酸素用
ハステロイ® C、MR95H および MR95HD 形のみ
みモネル®、MR95H および MR95HD 形のみ

部品番号

ERCA00655A1
ERCA00491A1
ERCA00556A1
1E3931X0012
ERCA00485A1
ERCA00510A1
ERCA00526A1

ERCA00655A2
ERCA00491A2
ERCA00556A2
1E3931X0022
ERCA00485A2
ERCA00510A2
ERCA00526A2

ERCA04393A0
ERCA04393A1
ERCA04393A2
ERCA04393A4
ERCA04393A3
ERCA04277A0
ERCA04277A1
ERCA04277A2
ERCA04277A4
ERCA04277A3
GF05550X012
GF05550X022
GF05550X032
GF05550X052
GF05550X042
ERCA00381A0
ERCA00381A1
ERCA00381A2
ERCA00381A4
ERCA00381A3

ERCA00641A0
ERCA00641A1
ERCA00642A0
ERCA00642A1
ERCA00643A0
ERCA00643A1-------------------------------

ERCA00578A0
ERCA00578A1
ERCA00578A3
ERCA00578A2

MR95 形
参照番号
22

23
26

27

27

29*

31
32

33

34

35

説明

アジャスティングスクリューアッセンブリ
ティーハンドル式アジャスタ
ボディサイズ 1/4 インチ NPT、NACE(1)(2)
ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25
ボディサイズ 1-1/2 インチ / DN 40、2 インチ/ DN 50
ハンドホイール
内側バルブスプリング
ボディサイズ 1/4 インチ NPT
302 ステンレス鋼、酸素用
インコネル®、NACE(1)ボディサイズ 1/2 インチ / DN 15
302 ステンレス鋼、酸素用
インコネル®、NACE(1)ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25
302 ステンレス鋼、酸素用
インコネル®、NACE(1)ボディサイズ 1-1/2 インチ / DN 40、2 インチ/ DN 50
302 ステンレス鋼、酸素用
インコネル®、NACE(1)内側バルブベース、1-1/2～2 インチ / DN 40～DN 50
416 ステンレス鋼
316 ステンレス鋼、NACE(1)ハステロイ® C
モネル®
青銅、酸素用
内側バルブベースアッセンブリ、
1-1/2 および 2 インチ / DN 40 および DN 50 用、MR95HP 形のみ
ニトリル（NBR）製シート
416 ステンレス鋼
316 ステンレス鋼、NACE(1)フルオロカーボン（FKM）製ディスク
416 ステンレス鋼
316 ステンレス鋼、NACE(1)ガスケット（2 個必要）
1-1/2 および 2 インチ / DN 40 および DN 50 用
302 ステンレス鋼製ダイヤフラム
MR95H および MR95HD 形
302 ステンレス鋼製ダイヤフラム、酸素用
MR95H 形302 ステンレス鋼、蒸気用、
モネル®およびハステロイ® C 製ダイヤフラム
MR95H、MR95HT、および MR95HD 形
ロックナット、鋼製、1-1/2～2 インチ / DN 40～DN 50 用のみ
スタッフィングボックス
ハンドホイール式アジャスタ（標準）ボディサイズ 1/4 インチ NPT
ボディサイズ 1/2～1 インチ / DN 15～DN 25
ボディサイズ 1-1/2 インチ / DN 40、2 インチ/ DN 50
ステンレス鋼製トリム付きハンドホイール式アジャスタ
ボディサイズ 1/4 インチ NPT
ボディサイズ 1/2～1 インチ / DN 15～DN 25
ボディサイズ 1-1/2 インチ / DN 40、2 インチ/ DN 50
アジャスティングスクリュー
ボディサイズ 1/4 インチ NPT
ボディサイズ 1/2 インチ / DN 15
ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25
ボディサイズ 1-1/2 インチ / DN 40、2 インチ/ DN 50
パッキンフォロワ
ハンドホイール式アジャスタ（標準）ボディサイズ 1/4 インチ NPT
ボディサイズ 1/2～2 インチ / DN 15～DN 50
ステンレス鋼製トリム付きハンドホイール式アジャスタ
ボディサイズ 1/4 インチ NPT
ボディサイズ 1/2～2 インチ / DN 15～DN 50
スタッフィングボックスナット
ハンドホイール式アジャスタ
ステンレス鋼製トリム付きハンドホイール式アジャスタ

部品番号

参照番号
36

ERAA01707A0
ERAA01716A0
ERAA01694A0
ERAA02088A0

37*

38
ERCA04280A0
ERCA04281A0
ERCA04282A0
ERCA04283A0
ERCA04284A0
ERCA04285A0
ERCA04286A0
ERCA04287A0
ERCA00376A1
ERCA00376A2
ERCA00376A4
ERCA00376A3
ERCA00376A0

ERAA01909A0
ERAA01909A1
ERAA01909A3
ERAA01909A2

ERCA00579A0

39

40

41

41

42
43

44

ERCA00579A2

ERCA00579A1
1P788724122

ERAA02699A0
ERAA01655A0
ERAA01662A0
ERAA02699A1
ERAA01655A1
ERAA01662A1
ERAA01631A0
ERAA02333A0
ERAA01673A0
ERAA01677A0

45*

47
48
49

50*

ERAA01632A0
1K884924092
51
ERAA01632A0
1K8849X0012

52
62

ERAA01633A0
ERAA01633A1

63** 推奨スペア部品
1. NACE MR0175-2002 および MR0103
2. 部品は、部品がサワーガスに曝されない用途に関してのみ NACE の要件に合致。
ハステロイ® C は Haynes International, Inc.が所有する商標です。
インコネル®は Special Metals Corporation が所有する商標です。
モネル®は Special Metals Corporation が所有する商標です。

21

説明

パッキン（3 個必要）
ボディサイズ 1/4 インチ NPT
ボディサイズ 1/2～2 インチ / DN 15～DN 50
スタッフィングボックスガスケット
ボディサイズ 1/4 インチ NPT
ボディサイズ 1/2～2 インチ / DN 15～DN 50
ハンドホイール／ハンドル
ハンドホイール式アジャスタ
ボディサイズ 1/4 インチ NPT
ボディサイズ 1/2～1 インチ / DN 15～DN 25
ボディサイズ 1-1/2 インチ / DN 40、2 インチ/ DN 50
ステンレス鋼製トリム付きハンドホイール式アジャスタ
ボディサイズ 1/4 インチ NPT
ボディサイズ 1/2～1 インチ / DN 15～DN 25
ボディサイズ 1-1/2 インチ / DN 40、2 インチ/ DN 50
内部アダプタボディサイズ 1/4 インチ NPT
ボディサイズ 1/2～2 インチ / DN 15～DN 50
外部アダプタボディサイズ 1/4 インチ NPT
ボディサイズ 1/2～2 インチ / DN 15～DN 50
ねじハンドホイールアジャスタ
ボディサイズ 1/4 インチ NPT
ボディサイズ 1/2～1 インチ / DN 15～DN 25
ステンレス鋼製トリム付きハンドホイール式アジャスタ
ボディサイズ 1/4 インチ NPT
ボディサイズ 1/2～1 インチ / DN 15～DN 25
ロックナット （MR95HD 形、
ボディサイズ 1-1/2 インチ / DN 40、2 インチ/ DN 50 のみ）
ハンドホイール式アジャスタ
ステンレス鋼製トリム付きハンドホイール式アジャスタ
スプリング、ステンレス鋼
ワッシャ
ボディサイズ 1/4 インチ NPT
ボディサイズ 1/2～2 インチ / DN 15～DN 50
ワッシャ
ハンドホイール式アジャスタ
ボディサイズ 1/4 インチ NPT
ボディサイズ 1/2～1 インチ / DN 15～DN 25
ボディサイズ 1-1/2 インチ / DN 40、2 インチ/ DN 50
ステンレス鋼製トリム付きハンドホイール式アジャスタ
ボディサイズ 1/4 インチ NPT
ボディサイズ 1/2～1 インチ / DN 15～DN 25
ボディサイズ 1-1/2 インチ / DN 40、2 インチ/ DN 50
O リング（MR95HD 形のみ 2 個必要）
1-1/2 インチ / DN 40、2 インチ/ DN 50 用
ネオプレン（CR）製ダイヤフラム
フルオロカーボン（FKM）製ダイヤフラム
エチレンプロピレン（EPDM）製ダイヤフラム
NACE タグ
タグワイヤ
ロックワッシャ（ボディサイズ 1-1/2 インチ / DN 40、2 インチ/ DN 50 のみ）
鋼
ステンレス鋼シールワッシャ
シール式スクエアヘッドアジャスタ
ボディサイズ 1/2 インチ / DN 15
ボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25
ボディサイズ 1-1/2 インチ / DN 40、2 インチ/ DN 50
排気口（ベント）、Y602-12 形
ボディサイズ 1-1/2 インチ / DN 40、2 インチ/ DN 50 のみ
プラグ、ステンレス鋼
アダプタ、ステンレス鋼
ボディサイズ 3/4～1 インチ / DN20～DN 50
MR95L および MR95LD 形
圧力計 2 つ ― 2 個必要
圧力計１つ ― 1 個必要
ボトムプラグシール
ボディサイズ 1/4 インチ NPT
ニトリル（NBR）
パーフルオロエラストマー（FFKM）
フルオロカーボン（FKM）
エチレンプロピレン（EPDM）
グラファイト

部品番号
ERAA01634A0
ERAA01657A0
ERAA01635A0
1P494106242

ERAA01636A0
ERAA01669A0
1J410819042
ERAA02956A1
ERAA02957A1
ERAA02959A1
ERAA01637A0
ERAA01666A0
ERAA01638A0
ERAA01667A0

ERAA01639A0
ERAA01670A0
ERAA01639A1
ERAA01670A1

ERAA01688A0
ERAA01688A1
ERAA01640A0
ERAA01641A0
ERAA01660A0

ERAA01642A0
ERAA01671A0
ERAA01689A0
ERAA01642A1
ERAA01671A1
ERAA01689A1

ERCA00664A0
ERCA00664A1
ERCA00664A2---------------------

ERCA00379A0
ERCA00379A1

1V205699012
11A9681X012
1V424699012
ERAA02123A0
ERAA01942A0

ERAA01930A0
ERAA01930A0

ERCA03017A0
ERCA03017A3
ERCA03017A1
ERCA03017A2
ERCA02976A0

MR95 形
参照番号 1.MR95L および MR95LD 形レギュレータボディ部品番号
ボディ材料
ボディサイズ接続端

1/4 インチ

1/2 インチ / DN 15
制御ライン無し

1/2 インチ / DN 15
制御ライン有り

3/4 インチ / DN20
ゲージポート無し
制御ライン無し

3/4 インチ / DN20
ゲージポート無し
制御ライン有り

3/4 インチ / DN20
ゲージポート有り
制御ライン無し

1 インチ / DN 25
ゲージポート無し
制御ライン無し

1 インチ / DN 25
ゲージポート無し
制御ライン有り

1 インチ / DN 25
ゲージポート有り
制御ライン無し

ねずみ鋳鉄

WCC 鋼

LCC 鋼

CF8M
ステンレス鋼(1)CF3M
ステンレス鋼(1)NPT

ERCA01629A0

GF04880X022

GF04880X062

GF04880X052

GF04880X042----------------------NPT

ERCA01658A0

GF04890X022

GF04890X082

GF04890X052

GF04890X042

GF04890X062

GF04890X072

モネル®(1)

ハステロイ® C(1)SWE-----------

GF05405X022

GF05405X062

GF05405X052

GF05405X042----------------------

溶接形 CL150 RF-----------

ERCA00572A0

ERCA00572A3

ERCA00572A2

ERCA00572A1----------------------

溶接形 CL300 RF-----------

ERCA00574A0

ERCA00574A3

ERCA00574A2

ERCA00574A1----------------------

溶接形 PN 16/25/40 RF-----------

ERCA00576A0

ERCA00576A2-----------

ERCA00576A1----------------------

NPT-----------

ERAA02167A1

ERAA02167A4

ERAA02167A3

ERAA02167A2----------------------

溶接形 CL150 RF-----------

ERAA02495A0

ERAA02495A3

ERAA02495A2

ERAA02495A1----------------------

溶接形 CL300 RF-----------

ERAA02497A0

ERAA02497A3

ERAA02497A2

ERAA02497A1----------------------

溶接形 PN 16/25/40 RF-----------

ERAA02500A0

ERAA02500A2-----------

ERAA02500A1---------------------GF04818X072

NPT

ERCA01572A0

GF04818X022

GF04818X082

GF04818X052

GF04818X042

GF04818X062

SWE-----------

GF05372X022

GF05372X062

GF05372X052

GF05372X042----------------------

溶接形 CL150 RF-----------

ERCA00580A0

ERCA00580A3

ERCA00580A2

ERCA00580A1----------------------

溶接形 CL300 RF-----------

ERCA00584A0

ERCA00584A3

ERCA00584A2

ERCA00584A1----------------------

溶接形 PN 16/25/40 RF-----------

ERCA00588A0

ERCA00588A2-----------

ERCA00588A1----------------------

NPT-----------

ERAA02132A1

ERAA02132A4

ERAA02132A3

ERAA02132A2----------------------

溶接形 CL150 RF--- --------

ERAA02133A0

ERAA02133A3

ERAA02133A2

ERAA02133A1----------------------

溶接形 CL300 RF-----------

ERAA02134A0

ERAA02134A3

ERAA02134A2

ERAA02134A1----------------------

溶接形 PN 16/25/40 RF-----------

ERAA02135A0

ERAA02135A2-----------

ERAA02135A1----------------------NPT

ERAA02136A0

ERAA02136A1

ERAA02136A4ERAA02136A3

ERAA02136A2----------------------

溶接形 CL150 RF-----------

ERAA02137A0

ERAA02137A3

ERAA02137A2

ERAA02137A1----------------------

溶接形 CL300 RF-----------

ERAA02138A0

ERAA02138A3

ERAA02138A2

ERAA02138A1----------------------

溶接形 PN 16/25/40 RF-----------

ERAA02139A0

ERAA02139A2-----------

ERAA02139A1---------------------GF05370X072

NPT

ERCA01564A0

GF05370X022

GF05370X082

GF05370X052

GF05370X042

GF05370X062

SWE-----------

GF05371X022

GF05371X062

GF05371X052

GF05371X042----------------------

溶接形 CL150 RF-----------

ERCA00592A0

ERCA00592A3

ERCA00592A2

ERCA00592A1----------------------

溶接形 CL300 RF-----------

ERCA00596A0

ERCA00596A3

ERCA00596A2

ERCA00596A1----------------------

溶接形 PN 16/25/40 RF-----------

ERCA03686A0

ERCA03686A2-----------

ERCA03686A1----------------------

NPT-----------

ERAA02140A1

ERAA02140A4

ERAA02140A3

ERAA02140A2----------------------

溶接形 CL150 RF-----------

ERAA02141A0

ERAA02141A3

ERAA02141A2

ERAA02141A1----------------------

溶接形 CL300 RF-----------

ERAA02142A0

ERAA02142A3

ERAA02142A2

ERAA02142A1----------------------

溶接形 PN 16/25/40 RF-----------

ERAA02143A0

ERAA02143A2-----------

ERAA02143A1----------------------NPT

ERAA02144A0

ERAA02144A1

ERAA02144A4

ERAA02144A3

ERAA02144A2----------------------

溶接形 CL150 RF-----------

ERAA02145A0

ERAA02145A3

ERAA02145A2

ERAA02145A1----------------------

溶接形 CL300 RF-----------

ERAA02146A0

ERAA02146A3

ERAA02146A2

ERAA02146A1----------------------

溶接形 PN 16/25/40 RF-----------

ERAA02147A0

ERAA02147A2-----------

ERAA02147A1----------------------

1. NACE MR0175-2002 と NACE MR0103 の化学的および物理的要件を満たしています。
®
モネル は Special Metals Corporation が所有する商標です。
ハステロイ®C は Haynes International, Inc.が所有する商標です。
注記： オプションとして、ANSI/NACE MR0175/ISO 15156 の要件を満たす材質も使用可能です。特別注文の方法については、最寄りの販売代理店にお問い合わせください。
他のタイプの接続端も使用可能です。詳しくは最寄りの販売代理店にお問い合わせください。

－続く－
参照番号
63*

64
*

説明

ボトムプラグシール（続き）
ボディサイズ 1/2 インチ / DN 15
ニトリル（NBR）
フルオロカーボン（FKM）
エチレンプロピレン（EPDM）
グラファイトボディサイズ 3/4 インチ / DN 20、1 インチ / DN 25
ニトリル（NBR）
パーフルオロエラストマー（FFKM）
フルオロカーボン（FKM）
エチレンプロピレン（EPDM）
グラファイトボディサイズ 1-1/2 インチ / DN 40、2 インチ/ DN 50
ニトリル（NBR）
パーフルオロエラストマー（FFKM）
フルオロカーボン（FKM）
エチレンプロピレン（EPDM）
グラファイト
流れの向きを示す矢印

部品番号

参照番号
65

ERCA03016A0
ERCA03016A1
ERCA03016A2
ERCA02978A0

66

ERCA00628A0
ERCA00628A3
ERCA00628A1
ERCA00628A2
ERCA00517A0
ERCA00630A0
ERCA00630A3
ERCA00630A1
ERCA00630A2
ERCA01407A0-----------

推奨スペア部品22

説明

パイププラグ（ボディサイズ 3/4～2 インチ / DN20～DN 50）（MR95HT 形では 2 個必要）
（圧力計が 1 つのその他の型式では 1 個必要）
鋼
ステンレス鋼
入口圧力計（ボディサイズ 3/4～2 インチ / DN20～DN 50）
0～1100 kPa
青銅
ステンレス鋼0～2000 kPa
青銅
ステンレス鋼0～4000 kPa
青銅
ステンレス鋼
0～6800 kPa
青銅
ステンレス鋼

部品番号

ERAA03130A0
ERAA03131A0

11B8579X042
ERAA03132A3
11B8579X052
ERAA03132A4
11B8579X102
ERAA03132A5
11B8579X112
ERAA03132A6

MR95 形
参照番号 1.MR95H、MR95HD、MR95HP および MR95HT 形レギュレータボディ部品番号
ボディ材料
ボディサイズ接続端

1/4 インチ

NPT

ERCA01628A0

NPT

ERCA01657A0

SWE-----------

1/2 インチ/ DN 15制御ライン無し

1/2 インチ/ DN 15制御ライン有り

3/4 インチ/ DN20ゲージポート無し
制御ライン無し

3/4 インチ/ DN20ゲージポート無し
制御ライン有りハステロイ® C(1)アルミニウム(1)
青銅---------------------------------

GF04837X062

GF04837X072--------------------------------------------

溶接形 CL150 RF- - - - - - - - - - - ERCA00573A0 ERCA00573A3 ERCA00573A2 ERCA00573A1 - - - - - - - - - - -----------------------

溶接形 CL300 RF- - - - - - - - - - - ERCA00575A0 ERCA00575A3 ERCA00575A2 ERCA00575A1 - - - - - - - - - - -----------------------

溶接形 CL600 RF- - - - - - - - - - - ERAA01758A0 ERAA01758A3 ERAA01758A2 ERAA01758A1 - - - - - - - - - - -----------------------

溶接形 PN 16/25/40 RF- - - - - - - - - - - ERCA00577A0 ERCA00577A2 - - - - - - - - - - - ERCA00577A1 - - - - - - - - - - -----------------------

ねずみ鋳鉄
(2)

(2)

WCC 鋼

LCC 鋼

GF04858X022

GF04858X062

GF04858X052

GF04858X042

GF04837X022

GF04837X082

GF04837X052

GF04837X042

GF05408X022

GF05408X062

GF05408X052

GF05408X042

モネル®(1)

一体形 CL150 RF---------------------------------- - - - - - - - - - - ERAA02397A3 ERAA02397A4 ERAA02397A5 ERAA02397A6

一体形 CL300 RF---------------------------------- - - - - - - - - - - ERAA02398A3 ERAA02398A4 ERAA02398A5 ERAA02398A6

一体形 CL600 RF---------------------------------- - - - - - - - - - - ERAA02399A3 ERAA02399A4 ERAA02399A5 ERAA02399A6

一体形 PN 16/25/40 RF---------------------------------- - - - - - - - - - - ERAA02408A3 ERAA02408A4 ERAA02408A5 ERAA02408A6

NPT- - - - - - - - - - - ERCA00528A1(3) ERCA00528A5(3) ERCA00528A4(3) ERCA00528A3(3) - - - - - - - - - - -----------------------

溶接形 CL150 RF- - - - - - - - - - - ERAA02496A0(3) ERAA02496A3(3) ERAA02496A2(3) ERAA02496A1(3) - - - - - - - - - - -----------------------

溶接形 CL300 RF- - - - - - - - - - - ERAA02498A0(3) ERAA02498A3(3) ERAA02498A2(3) ERAA02498A1(3) - - - - - - - - - - -----------------------

溶接形 CL600 RF- - - - - - - - - - - ERAA02499A0(3) ERAA02499A3(3) ERAA02499A2(3) ERAA02499A1(3) - - - - - - - - - - -----------------------

溶接形 PN 16/25/60 RF- - - - - - - - - - - ERAA02501A0(3) ERAA02501A2(3) - - - - - - - - - - - ERAA02501A1(3) - - - - - - - - - - ---------------------------------

(2)

NPT

ERCA01571A0

SWE-----------

GF04817X022

GF04817X082

GF04817X052

GF04817X042

GF04817X062

GF04817X072

GF05368X022

GF05368X062

GF05368X052

GF05368X042---------------------------------

溶接形 CL150 RF- - - - - - - - - - - ERCA00581A0 ERCA00581A3 ERCA00581A2 ERCA00581A1 - - - - - - - - - - -----------------------

溶接形 CL300 RF- - - - - - - - - - - ERCA00585A0 ERCA00585A3 ERCA00585A2 ERCA00585A1 - - - - - - - - - - -----------------------

溶接形 CL600 RF- - - - - - - - - - - ERAA01749A0 ERAA01749A3 ERAA01749A2 ERAA01749A1 - - - - - - - - - - -----------------------

溶接形 PN 16/25/40 RF- - - - - - - - - - - ERCA00589A0 ERCA00589A2 - - - - - - - - - - - ERCA00589A1 - - - - - - - - - - -----------------------NPT- - - - - - - - - - - ERCA00536A1 ERCA00536A5 ERCA00536A4 ERCA00536A3 - - - - - - - - - - -----------------------

溶接形 CL150 RF- - - - - - - - - - - ERCA00582A0 ERCA00582A3 ERCA00582A2 ERCA00582A1 - - - - - - - - - - -----------------------

溶接形 CL300 RF- - - - - - - - - - - ERCA00586A0 ERCA00586A3 ERCA00586A2 ERCA00586A1 - - - - - - - - - - -----------------------

溶接形 PN 16/25/60 RF- - - - - - - - - - - ERCA00590A0 ERCA00590A2 - - - - - - - - - - - ERCA00590A1 - - - - - - - - - - -----------------------

ERCA00537A1 ERCA00537A5 ERCA00537A4 ERCA00537A3 - - - - - - - - - - -----------------------

溶接形 CL150 RF- - - - - - - - - - - ERCA00583A0 ERCA00583A3 ERCA00583A2 ERCA00583A1 - - - - - - - - - - -----------------------

溶接形 CL300 RF- - - - - - - - - - - ERCA00587A0 ERCA00587A3 ERCA00587A2 ERCA00587A1 - - - - - - - - - - -----------------------

溶接形 PN 16/25/60 RF- - - - - - - - - - - ERCA00591A0 ERCA00591A2 - - - - - - - - - - - ERCA00591A1 - - - - - - - - - - -----------------------

NPT
3/4 インチ/ DN20ゲージポート有り
制御ライン無し

CF8M
CF3M
ステンレス鋼(1) ステンレス鋼(1)ERCA00537A0(2)

1. NACE MR0175-2002 と NACE MR0103 の化学的および物理的要件を満たしています。
2. MR95H および MR95HD 形についてのみ。
3. MR95HT 形では使用できません。
モネル®は Special Metals Corporation が所有する商標です。
®
ハステロイ C は Haynes International, Inc.が所有する商標です。
注記： オプションとして、ANSI/NACE MR0175/ISO 15156 の要件を満たす材質も使用可能です。特別注文の方法については、最寄りの販売代理店にお問い合わせください。
他のタイプの接続端も使用可能です。詳しくは最寄りの販売代理店にお問い合わせください。

－続く－
参照番号
67

説明

出口圧力計
（ボディサイズ 3/4～2 インチ / DN20～DN 50）
0～100 kPa
青銅
ステンレス鋼0～200 kPa
青銅
ステンレス鋼0～400 kPa
青銅
ステンレス鋼

部品番号

参照番号
67

11B8579X012
ERAA03132A0
11B8579X022
ERAA03132A1
11B8579X032
ERAA03132A2
69
70

23

説明

出口圧力計（続き）（ボディサイズ 3/4～2 インチ / DN20～DN 50）（続き）
0～1100 kPa
青銅
ステンレス鋼0～2000 kPa
青銅
ステンレス鋼0～4000 kPa
青銅
ステンレス鋼ATEX タグ
PED タグ

部品番号

11B8579X042
ERAA03132A3
11B8579X052
ERAA03132A4
11B8579X102
ERAA03132A5---------------------

MR95 形
参照番号 1.MR95H、MR95HD、MR95HP および MR95HT 形レギュレータボディ部品番号
ボディ材料
ボディサイズ

接続端

GF05235X042

GF05235X062

GF05235X072-----------

GF05367X042---------------------------------

溶接形 CL150 RF- - - - - - - - - - - ERCA00593A0 ERCA00593A3 ERCA00593A2 ERCA00593A1 - - - - - - - - - - -----------------------

溶接形 CL300 RF- - - - - - - - - - - ERCA00597A0 ERCA00597A3 ERCA00597A2 ERCA00597A1 - - - - - - - - - - ------------------------ - - - - - - - - - - ERAA01750A0 ERAA01750A3 ERAA01750A2 ERAA01750A1 - - - - - - - - - - ------------------------ - - - - - - - - - - ERAA01790A0 ERAA01790A2 - - - - - - - - - - - ERCA01790A1 - - - - - - - - - - -----------------------

1-1/2 インチ
/ DN 40ゲージポート無し
制御ライン無し

1-1/2 インチ
/ DN 40ゲージポート無し
制御ライン有りERCA01563A0

SWE-----------

WCC 鋼

LCC 鋼

GF05235X022

GF05235X082

GF05235X052

GF05367X022

GF05367X062

GF05367X052

一体形 CL150 RF----------------------

一体形 CL300 RF---------------------------------- - - - - - - - - - - ERCA00552A2 ERCA00552A4 ERCA00552A5 ERCA00552A6

一体形 CL600 RF---------------------------------- - - - - - - - - - - ERAA01752A2 ERAA01752A4 ERAA01752A5 ERAA01752A6

一体形 PN 16/25/40 RF------------ - - - - - - - - - - ERCA00551A2 ERCA00551A4 ERCA00551A5 ERCA00551A6---------------------------------- - - - - - - - - - - ERCA00555A2 ERCA00555A4 ERCA00555A5 ERCA00555A6

NPT- - - - - - - - - - - ERCA00546A1 ERCA00546A5 ERCA00546A4 ERCA00546A3 - - - - - - - - - - -----------------------

溶接形 CL150 RF- - - - - - - - - - - ERCA00594A0 ERCA00594A3 ERCA00594A2 ERCA00594A1 - - - - - - - - - - -----------------------

溶接形 CL300 RF- - - - - - - - - - - ERAA02148A0 ERAA02148A3 ERAA02148A2 ERAA02148A1 - - - - - - - - - - -----------------------

溶接形 PN 16/25/40 RF- - - - - - - - - - - ERAA02149A0 ERAA02149A2 - - - - - - - - - - - ERAA02149A1 - - - - - - - - - - ---------------------------------------------- - - - - - - - - - - ERCA00595A0 ERCA00595A3 ERCA00595A2 ERCA00595A1 - - - - - - - - - - -----------------------

溶接形 CL300 RF- - - - - - - - - - - ERAA02150A0 ERAA02150A3 ERAA02150A2 ERAA02150A1 - - - - - - - - - - -----------------------

溶接形 PN 16/25/40 RF- - - - - - - - - - - ERAA02151A0 ERAA02151A2 - - - - - - - - - - - ERAA02151A1 - - - - - - - - - - -----------------------

溶接形 CL150 RF

ERCA00547A0(2)

ERCA00547A1 ERCA00547A5 ERCA00547A4 ERCA00547A3 - - - - - - - - - - -

(2)

NPT

ERCA01591A0

SWE-----------

GF05411X022

GF05411X082

GF05411X052

GF05411X042

GF05411X062

GF05411X072-----------

GF05413X022

GF05413X062

GF05413X052

GF05413X042---------------------------------

溶接形 CL150 RF- - - - - - - - - - - ERAA01760A0 ERAA01760A3 ERAA01760A2 ERAA01760A1 - - - - - - - - - - -----------------------

溶接形 CL300 RF- - - - - - - - - - - ERAA01761A0 ERAA01761A3 ERAA01761A2 ERAA01761A1 - - - - - - - - - - -----------------------

溶接形 CL600 RF- - - - - - - - - - - ERAA01783A0 ERAA01784A3 ERAA01783A2 ERAA01783A1 - - - - - - - - - - -----------------------

溶接形 PN 16/25/40 RF- - - - - - - - - - - ERAA01762A0 ERAA01762A2 - - - - - - - - - - - ERAA01762A1 - - - - - - - - - - -----------------------NPT- - - - - - - - - - - ERCA00559A1(3) ERCA00559A5(3) ERCA00559A4(3) ERCA00559A3(3) - - - - - - - - - - -----------------------

溶接形 CL150 RF- - - - - - - - - - - ERAA02368A0(3) ERAA02368A3(3) ERAA02368A2(3) ERAA02368A1(3) - - - - - - - - - - -----------------------

溶接形 CL300 RF- - - - - - - - - - - ERAA02369A0(3) ERAA02369A3(3) ERAA02369A2(3) ERAA02369A1(3) - - - - - - - - - - -----------------------

溶接形 PN 16/25/40 RF- - - - - - - - - - - ERAA02370A0(3) ERAA02370A2(3) - - - - - - - - - - - ERAA02370A1(3) - - - - - - - - - - -----------------------

NPT
1-1/2 インチ
/ DN 40ゲージポート有り
制御ライン無し

(2)

NPT

NPT
1 インチ / DN 25
ゲージポート有り
制御ライン無し

アルミニウム青銅(1)ハステロイ® C(1)1 インチ / DN 25
溶接形 CL600 RF
ゲージポート無し
制御ライン無し 溶接形 PN 16/25/40 RF

1 インチ / DN 25
ゲージポート無し
制御ライン有り

CF8M
CF3M
ステンレス鋼(1) ステンレス鋼(1)モネル®(1)

ねずみ鋳鉄

ERCA00560A0(2)

ERCA00560A1 ERCA00560A5 ERCA00560A4 ERCA00560A3 - - - - - - - - - - -----------------------

溶接形 CL150 RF- - - - - - - - - - - ERAA02374A0 ERAA02374A3 ERAA02374A2 ERAA02374A1 - - - - - - - - - - -----------------------

溶接形 CL300 RF- - - - - - - - - - - ERAA02375A0 ERAA02375A3 ERAA02375A2 ERAA02375A1 - - - - - - - - - - -----------------------

溶接形 PN 16/25/40 RF- - - - - - - - - - - ERAA02376A0 ERAA02376A2 - - - - - - - - - - - ERAA02376A1 - - - - - - - - - - -----------------------

1. NACE MR0175-2002 と NACE MR0103 の化学的および物理的要件を満たしています。
2. MR95H および MR95HD 形についてのみ。
3. MR95HT 形では使用できません。
モネル®は Special Metals Corporation が所有する商標です。
ハステロイ®C は Haynes International, Inc.が所有する商標です。
注記： オプションとして、ANSI/NACE MR0175/ISO 15156 の要件を満たす材質も使用可能です。特別注文の方法については、最寄りの販売代理店にお問い合わせください。
他のタイプの接続端も使用可能です。詳しくは最寄りの販売代理店にお問い合わせください。

－続く－

24

MR95 形

シール式アジャスティングスクリューオプション

ティーハンドルオプション

または(3)

合成シートオプション

制御ラインオプション

金属製ダイヤフラムオプション□ 潤滑剤またはシール剤を塗布(1)T = スレッドロッカー（ねじゆるみ止め）
L1 = 多目的 PTFE またはリチウム系グリース
L2 = 固着防止剤
L4 = グラファイト系シール剤
1. 潤滑剤やシール剤は温度要件に適合するように選択する必要があります。
2. （16）のステンレス鋼製ボルトには L2（固着防止剤）を塗布してください。
3. （63）のグラファイトリングには L1（汎用の PTFE またはリチウム系グリース）ではなく L4（グラファイト系シール剤）を塗布してください。

図 6. ボディサイズ 1/4 インチ NPT および 1/2～ 1 インチ / DN 15～ DN 25 の MR95L

25

MR95 形

制御ラインオプション

または(3)

合成シートオプション

金属製ダイヤフラムオプション□ 潤滑剤またはシール剤を塗布(1)T = スレッドロッカー（ねじゆるみ止め）
L1 = 多目的 PTFE またはリチウム系グリース
L2 = 固着防止剤
L3 = シリコン系グリース
L4 = グラファイト系シール剤
1. 潤滑剤やシール剤は温度要件に適合するように選択する必要があります。
2. （16）のステンレス鋼製ボルトには L2（固着防止剤）を塗布してください。
3. （63）のグラファイトリングには L1（多目的 PTFE またはリチウム系グリース）ではなく L4（グラファイト系シール剤）を塗布してください。

図 7. ボディサイズ 1/4 インチ NPT および 1/2～ 1 インチ / DN 15～ DN 25 の MR95LD

26

MR95 形

ティーハンドルオプション

シール式アジャスティン
グスクリューオプション

HP オプションまたは(3)

または(4)

または(4)

合成シートオプション

金属製ダイヤフラムオプション

制御ラインオプション□ 潤滑剤またはシール剤を塗布(1)L1 = 多目的 PTFE またはリチウム系グリース
L2 = 固着防止剤
L4 = グラファイト系シール剤
1. 潤滑剤やシール剤は温度要件に適合するように選択する必要があります。
2. （16）のステンレス鋼製ボルトには L2（固着防止剤）を塗布してください。
3. （63）のグラファイトリングには L1（多目的 PTFE またはリチウム系グリース）ではなく L4（グラファイト系シール剤）を塗布してください。
4. MR95HT 形では（3）と（5）に L2（固着防止剤）ではなく L4（グラファイト系シール剤）を塗布してください。

図 8. ボディサイズ 1/4 インチ NPT および 1/2 ～ 1 インチ / DN 15 ～ DN 25 の MR95H 、 MR95HP 、 MR95HT 形のアッセンブリ

27

MR95 形

シール式アジャスティン
グスクリューオプション

ティーハンドルオプション

金属製ダイヤフラムオプション
または(4)

または(4)

または(3)HP オプション

合成シートオプション

制御ラインオプション□ 潤滑剤またはシール剤を塗布(1)L1 = 多目的 PTFE またはリチウム系グリース
L2 = 固着防止剤
L4 = グラファイト系シール剤
1. 潤滑剤やシール剤は温度要件に適合するように選択する必要があります。
2. （16）のステンレス鋼製ボルトには L2（固着防止剤）を塗布してください。
3. （63）のグラファイトリングには L1（多目的 PTFE またはリチウム系グリース）ではなく L4（グラファイト系シール剤）を塗布してください。
4. MR95HT 形では（3）と（5）に L2（固着防止剤）ではなく L4（グラファイト系シール剤）を塗布してください。

図 9. ボディサイズ 1/4 インチ NPT および 1-1/2 ～ 2 インチ / DN 40 ～ DN 50 の MR95H 、 MR95HP 、 MR95HT 形のアッセンブリ

28

MR95 形

金属製ダイヤフラムオプション

または(3)

制御ラインオプション

合成シートオプション□ 潤滑剤またはシール剤を塗布(1)L1 = 多目的 PTFE またはリチウム系グリース
L2 = 固着防止剤
L4 = グラファイト系シール剤
1. 潤滑剤やシール剤は温度要件に適合するように選択する必要があります。
2. （16）のステンレス鋼製ボルトには L2（固着防止剤）を塗布してください。
3. （63）のグラファイトリングには L1（多目的 PTFE またはリチウム系グリース）ではなく L4（グラファイト系シール剤）を塗布してください。

図 10. ボディサイズ 1/4 インチ NPT および 1/2～ 2 インチ / DN 15～ DN 50 の MR95HD 形のアッセンブリ

29

MR95 形
参照番号 1.MR95H、MR95HD、MR95HP および MR95HT 形レギュレータボディ部品番号
ボディサイズ

接続端

WCC 鋼

ねずみ鋳鉄

LCC 鋼

ボディ材料
CF8M
CF3M
(1)
(1)
ステンレス鋼ステンレス鋼モネル®(1)

ハステロイ® C(1)アルミニウム(1)
青銅

NPT

ERCA01590A0(2) GF05290X022 GF05290X082 GF05290X052 GF05290X042 GF05290X062 GF05290X072 - - - - - - - - - - -SWE-----------

GF05412X022 GF05412X062 GF05412X052 GF05412X042 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

溶接形 CL150 RF-----------

ERAA01766A0 ERAA01766A3 ERAA01766A2 ERAA01766A1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

溶接形 CL300 RF-----------

ERAA01767A0 ERAA01767A3 ERAA01767A2 ERAA01767A1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------

ERAA01784A0 ERAA01784A3 ERAA01784A2 ERAA01784A1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------

ERAA01768A0 ERAA01768A2 - - - - - - - - - - - ERAA01768A1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ERCA00567A2 ERCA00567A4 ERCA00567A5 ERCA00567A6

一体形 CL300 RF------------ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ERCA00568A2 ERCA00568A4 ERCA00568A5 ERCA00568A6

一体形 CL600 RF------------ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ERAA01764A2 ERAA01764A4 ERAA01764A5 ERAA01764A6

一体形 PN 16/25/40 RF------------ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ERCA00569A2 ERCA00569A4 ERCA00569A5 ERCA00569A6

NPT-----------

ERCA00565A1(3) ERCA00565A5(3) ERCA00565A4(3) ERCA00565A3(3) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

溶接形 CL150 RF-----------

ERAA02371A0(3) ERAA02371A3(3) ERAA02371A2(3) ERAA02371A1(3) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

溶接形 CL300 RF-----------

ERAA02372A0(3) ERAA02372A3(3) ERAA02372A2(3) ERAA02372A1(3) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

溶接形 PN 16/25/40 RF-----------

ERAA02373A0(3) ERAA02373A2(3) - - - - - - - - - - - ERAA02373A1(3) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 インチ / DN 50
溶接形 CL600 RF
ゲージポート無し
制御ライン無し 溶接形 PN 16/25/40 RF
一体形 CL150 RF

2 インチ / DN 50
ゲージポート無し
制御ライン有り

NPT
2 インチ / DN 50
ゲージポート有り
制御ライン無し

ERCA00566A0(2) ERCA00566A1 ERCA00566A5 ERCA00566A4 ERCA00566A3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

溶接形 CL150 RF-----------

ERAA02377A0 ERAA02377A3 ERAA02377A2 ERAA02377A1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

溶接形 CL300 RF-----------

ERAA02378A0 ERAA02378A3 ERAA02378A2 ERAA02378A1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

溶接形 PN 16/25/40 RF-----------

ERAA02379A0 ERAA01768A2 - - - - - - - - - - - ERAA02379A1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1. NACE MR0175-2002 と NACE MR0103 の化学的および物理的要件を満たしています。
2. MR95H および MR95HD 形についてのみ。
3. MR95HT 形では使用できません。
モネル®は Special Metals Corporation が所有する商標です。
ハステロイ®C は Haynes International, Inc.が所有する商標です。
注記： オプションとして、ANSI/NACE MR0175/ISO 15156 の要件を満たす材質も使用可能です。特別注文の方法については、最寄りの販売代理店にお問い合わせください。
他のタイプの接続端も使用可能です。詳しくは最寄りの販売代理店にお問い合わせください。

参照番号 2. スプリングケースの部品番号
ボディサイズ
型式

MR95L 形MR95LD形インチ

DN

1/4 NPT----

1/2

MR95HD
形

15

ねずみ鋳鉄

WCC 鋼

LCC 鋼

CF8M ステンレス鋼

モネル®

ハステロイ® C

ドリル穴（標準）

ERCA03546A0

ERCA02874A0(2)

ERCA02874A3(2)

ERCA02874A2(1)----------------------

1/4 インチ NPT の排気口

ERCA00609A1

ERAA01872A2(2)ERAA01872A4(2)ERAA01872A3(1)----------------------

ドリル穴（標準）

ERCA03564A0

ERCA02883A0(2)

ERCA02883A3(2)

ERCA02883A2(1)----------------------

1/4 インチ NPT の排気口

ERCA00615A0

ERAA01885A0(2)ERAA01885A4(2)ERAA01885A1(1)ERAA01885A2(1)ERAA01885A3(1)

ドリル穴（標準）

ERCA03497A0

ERCA02908A0(2)

ERCA02908A3(2)

ERCA02908A2(1)----------------------

1/4 インチ NPT の排気口

ERCA00623A0

ERCA00621A2(2)

ERCA00621A6(2)

ERCA00621A3(1)

ERCA00621A4(1)

ERCA00621A5(1)

1/4 インチ NPT の排気口（標準）-----------

ERCA03517A0

ERCA03517A3

ERCA03517A2----------------------

15

1/4 インチ NPT の排気口（標準）-----------

ERCA03531A0

ERCA03531A3

ERCA03531A2----------------------

20、25

1/4 インチ NPT の排気口（標準）-----------

ERCA04405A0

ERCA04405A2

ERCA04405A1----------------------

ドリル穴（標準）

ERCA03544A0(3)ERCA02872A0(2)

ERCA02872A3(2)

ERCA02872A2(1)----------------------(3)
1/4 インチ NPT の排気口 ERCA00610A1

ERAA01873A2(2)ERAA01873A4(2)ERAA01873A3(1)----------------------

ERCA03562A0(3)ERCA02881A0(2)

ERCA02881A3(2)

ERCA02881A2(1)----------------------(3)
1/4 インチ NPT の排気口 ERCA00616A0

ERAA01886A0(2)ERAA01886A4(2)ERAA01886A1(1)ERAA01886A2(1)ERAA01886A3(1)

3/4、1

20、25

1/4 NPT

----

1/2
3/4、1
1/4 NPT

MR95H、
MR95HPおよび
MR95HT形

スプリングケースの材質
接続端のタイプ----

ドリル穴（標準）

1/2

15

3/4、1

20、25

1-1/2、240、50

1/4 NPT----

1/4 インチ NPT の排気口（標準） - - - - - - - - - - -

1/2

15

1/4 インチ NPT の排気口（標準）

3/4、1

20、25

1-1/2、240、50

ERCA03496A0(3)ERCA02907A0(2)

ERCA02907A3(2)

ERCA02907A2(1)----------------------(3)
1/4 インチ NPT の排気口 ERCA00624A0

ERCA00622A2(2)

ERCA00622A6(2)

ERCA00622A3(1)

ERCA00622A4(1)

ERCA00622A5(1)(3)
1/4 インチ NPT の排気口 ERCA03641A0

ERCA02900A0(2)

ERCA02900A5(2)

ERCA02900A2(1)

ERCA02900A3(1)

ERCA02900A4(1)

ERCA03515A0

ERCA03515A3

ERCA03515A2---------------------------------

ERCA03529A0

ERCA03529A3

ERCA03529A2----------------------

1/4 インチ NPT の排気口（標準）-----------

ERCA03499A0

ERCA03499A3

ERCA03499A2----------------------

1/4 インチ NPT の排気口（標準）-----------

ERCA03691A0

ERCA03691A3

ERCA03691A2----------------------

ドリル穴（標準）

1. NACE MR0175-2002 と NACE MR0103 の化学的および物理的要件を満たしています。
2. WCC と LCC のスプリングケースが NACE MR0175-2002 と NACE MR0103 の要件を満たす場合は、スプリングケースがサワーガスに曝されない用途に限られます。
3. MR95H 形でのみ使用可能。
モネル®は Special Metals Corporation が所有する商標です。
ハステロイ®C は Haynes International, Inc.が所有する商標です。
注記：オプションとして、ANSI/NACE MR0175/ISO 15156 の要件を満たす材質も使用可能です。特別注文の方法については、最寄りの販売代理店にお問い合わせください。

30

MR95 形
参照番号 4、バルブプラグ、金属製シート
材質(1)

型式

MR95L、MR95LD、MR95H、
MR95HD、MR95HT

ボディサイズ、インチ / DN
1/4 インチ NPT

1/2 / 15

3/4、1 / 20、25

1-1/2、2 / 40、50(2)416 ステンレス鋼

ERCA00360A0

ERCA00287A0

GF05476X022

ERCA00375A0

316 ステンレス鋼

ERCA00360A1

ERCA00287A1

GF05476X032

ERCA00375A1

ハステロイ® C

ERCA00360A3

ERCA00287A3

GF05476X052

ERCA00375A3

モネル®

ERCA00360A2

ERCA00287A2

GF05476X042

ERCA00375A2

合金 6-----------

ERCA00287A4

GF05476X062

ERCA00375A4

1. ハステロイ® C とモネル®は MR95HT 形には使用できません。
2. MR95H、MR95HD、および MR95HT 形のみ。
モネル®は Special Metals Corporation が所有する商標です。
ハステロイ®C は Haynes International, Inc.が所有する商標です。

参照番号 4、ディスクホルダーアッセンブリ、合成シート
ボディサイズ、インチ / DN
型式

材質
1/4 インチ NPT

1/2 / 15

3/4、1 / 20、25

1-1/2、2 / 40、50 (4)ニトリル（NBR）製シート
MR95L、MR95LD、
MR95H、MR95HD

MR95HP

青銅-----------

ERCA00635A3

ERCA00636A3

ERCA00637A3

316 ステンレス鋼

ERCA00634A5(1)

ERCA00635A5(1)

ERCA00636A5(1)

ERCA00637A5(1)416 ステンレス鋼

ERCA00634A4

ERCA00635A4

ERCA00636A4

ERCA00637A4

316 ステンレス鋼

ERAA01901A1(1)ERAA01905A1(2)ERAA01892A1(1)

ERCA00637A5(1)416 ステンレス鋼

ERAA01901A0

ERAA01905A0

ERAA01892A0

ERCA00637A4

フルオロカーボン（FKM）製シート

MR95L、MR95LD、
MR95H、MR95HD

MR95HP

青銅-----------

ERCA00635A9(3)ERCA00636A9(3)ERCA00637A9(3)316 ステンレス鋼

ERCA00634B1(1)(3)

ERCA00635B1(1)

ERCA00636B1(1)

ERCA00637B1(1)416 ステンレス鋼

ERCA00634B0

ERCA00635B0

ERCA00636B0

ERCA00637B0

モネル®

ERCA00634B2

ERCA00635B2

ERCA00636B2

ERCA00637B2

316 ステンレス鋼

ERAA01901A2(1)ERAA01905A2(2)ERAA01892A2(1)

ERCA00637B1(1)ERAA01901A3

ERAA01905A3

ERAA01892A3

ERCA00637B0

ERCA00636B9

ERCA00637B9

416 ステンレス鋼

パーフルオロエラストマー（FFKM）製シート
MR95L、MR95LD、
MR95H、MR95HD

316 ステンレス鋼

ERCA00634B9

ERCA00635B9

ポリテトラフルオロエチレン（PTFE）製シート
MR95L、MR95LD、
MR95H、MR95HD

青銅-----------

ERCA00635B4

ERCA00636B4

ERCA00637B4

316 ステンレス鋼

ERCA00634B6

ERCA00635B6

ERCA00636B6

ERCA00637B6

416 ステンレス鋼

ERCA00634B5

ERCA00635B5

ERCA00636B5

ERCA00637B5

エチレンプロピレン（EPDM）製シート
MR95L、MR95LD、416 ステンレス鋼
ERCA00634A7
ERCA00635A7
ERCA00636A7
ERCA00637A7
MR95H、MR95HD
1. NACE MR0175-2002 よび MR0103。
2. NACE MR0175-2002。
3. 酸素用4. MR95L および MR95LD 形には使用できません。
®
モネル は Special Metals Corporation が所有する商標です。
注記： オプションとして、ANSI/NACE MR0175/ISO 15156 の要件を満たす材質も使用可能です。特別注文の方法については、最寄りの販売代理店にお問い合わせください。

参照番号 12*、合成ダイヤフラム、NACE MR0175-2002 および NACE MR0103
ボディサイズ

ダイヤフラムの材質

型式

MR95L、MR95LD

MR95H、MR95HD、
MR95HPインチ

DN

ネオプレン（CR）

フルオロカーボン（FKM）（2 つ必要）EPDM（2 つ必要）

1/4 NPT----

ERCA00675A0

ERCA00675A1(1)

ERCA00675A2(1)

1/2

15

ERCA00509A0

ERCA00509A1

ERCA00509A2

3/4、1

20、25

ERCA00599A0

ERCA00599A1

ERCA00599A2

1/4 NPT----

ERCA00672A0

ERCA00672A1(1)

ERCA00672A2(1)

1/2

15

ERCA00507A0

ERCA00507A1

ERCA00507A2

3/4、1

20、25

ERCA00515A0

ERCA00515A1

ERCA00515A2

1-1/2、240、50

ERCA00661A0

ERCA00661A1

ERCA00661A2

1. ボディサイズが 1/4 インチ NPT のレギュレータではダイヤフラムは 1 つしか必要ありません。表 6 参照。
*
推奨スペア部品
注記： オプションとして、ANSI/NACE MR0175/ISO 15156 の要件を満たす材質も使用可能です。特別注文の方法については、最寄りの販売代理店にお問い合わせください。

31

MR95 形
参照番号 12*、金属製ダイヤフラム
ボディサイズ

ダイヤフラムの材質（2 つ必要）

型式

MR95L

MR95H

MR95LD

MR95HD
MR95HTインチ

DN

302 ステンレス鋼

302 ステンレス鋼
（酸素用）

モネル®

ハステロイ® C

1/4 NPT----

ERCA00654A0(1)

ERCA00654A1(1)

ERCA00654A2(1)

ERCA00654A3(1)

1/2

15

ERCA00490A0

ERCA00490A1

ERCA00490A2

ERCA00490A3

3/4、1

20、25

ERCA00557A0

ERCA00557A1

ERCA00557A2

ERCA00557A3

1/4 NPT----

ERCA00647A0

ERCA00647A1

ERCA00647A2

ERCA00647A3

1/2

15

ERCA00459A0

ERCA00459A1

ERCA00459A2

ERCA00459A3

3/4、1

20、25

ERCA00511A0

ERCA00511A1

ERCA00511A2

ERCA00511A3

1-1/2、240、50

ERCA00527A0

ERCA00527A1

ERCA00527A2

ERCA00527A3

1/4 NPT----

ERCA00654A0(1)-----------

ERCA00654A2(1)

ERCA00654A3(1)

1/2

15

ERCA00490A0-----------

ERCA00490A2

ERCA00490A3

3/4、1

20、25

ERCA00557A0-----------

ERCA00557A2

ERCA00557A3

1/4 NPT----

ERCA00647A0-----------

ERCA00647A2

ERCA00647A3

1/2

15

ERCA00459A0-----------

ERCA00459A2

ERCA00459A3

3/4、1

20、25

ERCA00511A0-----------

ERCA00511A2

ERCA00511A3

1-1/2、240、50

ERCA00527A0-----------

ERCA00527A2

ERCA00527A3

1. ボディサイズが 1/4 インチ NPT、スプリングレンジが 14～41 kPa の MR95L および MR95LD 形では、金属製ダイヤフラムは 1 つしか必要ありません。表 6 参照。
*
推奨スペア部品®
モネル は Special Metals Corporation が所有する商標です。
ハステロイ®C は Haynes International, Inc.が所有する商標です。

個々のスプリングケースに刻印された独特のダイヤモンド
形は、レギュレータがフイツシヤ®ブランドの一部であることを明示し、お客様に対して最高品質の技術、耐久性、性能、およびサポートを保証しています。

FIELDVUE、Micro-Flow、ValveLink、Whisper Trim、および Fisher は、Emerson Electric Co.の事業部門のメンバーである Fisher Controls
International LLC が所有する商標です。Emerson Process Management、Emerson、および Emerson のロゴは、Emerson Electric Co.の商標およびサービスマークです。HART は HART 通信協会が所有する商標です。FOUNDATION fieldbus は、Fieldbus Foundation が所有する商標です。
その他のすべての商標は、それぞれの所有者の所有物です。本製品は、6,866,244、6,827,001、6,789,784 の特許、あるいは申請中の特許で保護されています。

本書の内容は情報の呈示のみを目的としています。本書で説明したいかなる製品またはサービス、あるいはそれらの使用や適用性に関しても、正確な情報を記載するように努めておりますが、これらの情報は明示的あるいは暗黙の保証や証明として解釈されるべきものではありません。
当社は、当該製品の設計や仕様をいつでも予告無しに変更あるいは改良する権利を保有します。
Emerson®、Emerson Process Management™、フイツシヤ、およびそのいかなる関連会社も、製品の選択、使用、およびメンテナンスに対して責任を負いません。いかなるフイツシヤ製品についても、その選択、使用、およびメンテナンスに関する責任は、購入者およびエンドユーザに帰するものとします。

本社 〒140-0002 東京都品川区東品川 1－2－5（NOF 品川港南ビル 4F）
TEL 03(5769)6900(代) FAX 03(5769)6901
日本フイツシヤサイト：http://www.fisherregulators.com