ISSN1346-7328
国総研資料

第 1149 号

令

年

和

３

３

月

国土技術政策総合研究所資 料
TECHNICAL NOTE of
National Institute for Land and Infrastructure Management

No.1149

March 2021

B－DASH プロジェクト No.33
ICT を活用した総合的な段階型管路診断システムの技術導入ガイドライン(案)

下水道研究部下水道研究室
B-DASH

Project

No.33

Guideline for Introducing a Comprehensive step-by-step pipeline diagnostic system using ICT

W a s te w a t e r S y s te m Di v i s io n
Water Quality Control Department

国土交通省 国土技術政策総合研究所
National Institute for Land and Infrastructure Management
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, Japan

国土技術政策総合研究所資料

Technical Note of NILIM

第 1149 号

No.1149

2021 年 3 月
B－DASH プロジェクト

March

No.33

ICT を活用した総合的な段階型管路診断システムの技術導入ガイドライン（案）
下水道研究部下水道研究室
B-DASH

Project

No.33

Guideline for Introducing a Comprehensive step-by-step pipeline diagnostic system using ICT
Wastewater system Division
Water Quality Control Department

概要
本ガイドライン（案）は、管きょ調査から診断を一連の流れで段階的に実施する管路診断システムの構築を目的として、下水道革新的技術実証事業（B-DASH プロジェクト）で採択された「ICT を活用した総合的な段階型管路診断システムの確立に関わる実証研
究（実証研究期間 平成 30 年 7 月～令和 2 年 3 月）」における実証研究の成果を踏まえて、技術性能および技術導入の手順を明示し、技術の普及促進を図るために策定したものである。
キ ー ワ ー ド：ICT、机上スクリーニング、現地スクリーニング、不明水対策、管路診断

Synopsis

This guideline is prepared for promoting the preventive diagnosis technologies by ICTwith the procedures to evaluate the effectiveness for application and to instruct how
to apply them. This aims to establish the comprehensive diagnosis system frominvestigations to analysis in a series of flows. This study is based on “Demonstrative
study/experience to establish Comprehensive step-by-step pipeline diagnostic systemusing ICT “, (empirical term from July 2018 to March 2020), which was adopted by“Breakthrough by Dynamic Approach in Sewage High Technology Project” or “B-Dash
Project” of Japan.
Key Words: ICT (Information and Communication Technology), Desktop Screening
Method, On-site Screening Method, infiltration/inflow screening, pipediagnosis〒305-0804 茨城県つくば市旭 1 番地
電話：029-864-3343

Fax：029-864-2817

E-mail：nil-gesuidou@mlit.go.jp2021

執筆担当者一覧

国土技術政策総合研究所 下水道研究部 下水道研究室

室

長

岡安

祐司

国土技術政策総合研究所 下水道研究部 下水道研究室

主任研究官

田本

典秀

はじめに
令和元年度末における全国の下水道管路管理延長は約 48 万 km、同年における下水道管路に起因する道路陥没は約 2,900 件発生しており、年々増加する老朽管に伴い道路陥没発
生のリスクが高まっていくものと推測され、下水道の機能を持続的に確保していくためには、中長期的な施設状態を予測しながら維持管理を実施するストックマネジメントの導入が重要とされている。
このような中、「下水道事業のストックマネジメント実施に関するガイドライン」が平成 27 年度に発刊され、ストックマネジメントの導入が推進されるとともに、平成 29 年度に策定された「新下水道ビジョン加速戦略」では、重点項目の一つとして「マネジメント
サイクルの確立」が掲げられ、日常の維持管理情報をデータベース化し、点検・調査計画の策定や修繕・改築に活用する“維持管理情報を起点としたマネジメントサイクル”が重要とされた。さらに、令和元年度には「維持管理情報等を起点としたマネジメントサイク
ル確立に向けたガイドライン（管路施設編）」が発刊され、維持管理情報を含む施設情報のデータベース化が遅れていることや、点検・調査等の維持管理情報の集積・分析が十分に行われておらず維持管理情報の具体的な活用方法や判断基準が不十分であるといった課題に対し、情報管理方法や CAPD マネジメントの方法等、維持管理情報を起点とした情報
蓄積・分析に基づく効率的なマネジメントサイクルの確立について整理されている。
国土交通省は、維持管理を起点としたマネジメントサイクルを推進するため、「下水道革新的技術実証事業（B-DASH プロジェクト）」により「ICT を活用した効率的管路マネ
ジメント技術」を採択し、国土技術政策総合研究所下水道研究部が実証研究を実施した。
本ガイドラインは、国土技術政策総合研究所委託研究（ICT を活用した総合的な段階型
管路診断システムの確立にかかる実証研究 受託者：クリアウォーターOSAKA 株式会
社・日本下水道事業団・大阪市 共同研究体 実証期間：平成 30 年度～令和元年度）において実施した研究の成果を踏まえ、下水道管理者が革新的技術の導入を検討する際に参考となる資料として策定したものであり、これらの優れた技術が全国に普及されることを強く願うものである。
技術選定から現地での実証、さらにガイドラインの策定までを 2 年間という短期間でまとめるにあたり、大変なご尽力を頂いた下水道革新的技術実証事業評価委員会および検討会の委員各位、フィールド提供等ご協力いただいた地方公共団体各位、ならびに、実証事
業に精力的に取り組まれた研究体各位等、全ての関係者に深く感謝申し上げる。

国土交通省 国土技術政策総合研究所 下水道研究部長

岡本 誠一郎目次

第 1 章 総則 ........................................................................................................................... 1
第1節

目的 ................................................................................................................... 1§1 目的 .......................................................................................................................... 1
第2節

ガイドライン（案）の適用範囲 ....................................................................... 3§2 ガイドライン（案）の適用範囲 .............................................................................. 3
第3節

ガイドライン（案）の構成 .............................................................................. 5§3 ガイドライン（案）の構成...................................................................................... 5
第4節

用語の定義 ........................................................................................................ 8§4 用語の定義 ............................................................................................................... 8
第 2 章 本技術の概要...........................................................................................................14
第1節

技術の目的と概要 ........................................................................................... 14§5 技術の目的 ............................................................................................................. 14§6 本技術の概要.......................................................................................................... 15§7 本技術の特徴.......................................................................................................... 16
第2節

本技術を構成する要素技術の概要 ................................................................. 18§8 本技術を構成する要素技術の概要 ......................................................................... 18§9 机上スクリーニング（劣化予測システム）技術の特徴 ........................................ 21§10 現地スクリーニング（管きょ調査）技術の特徴 ................................................... 25§11 現地スクリーニング（不明水調査）技術の特徴 ................................................... 28§12 ICT データ入力・蓄積ツールの特徴 ..................................................................... 33
第 3 章 導入効果 ..................................................................................................................37
第1節

実証研究に基づく導入効果 ............................................................................ 37§13 評価項目 ................................................................................................................. 37
第2節

本技術の段階的導入と活用方法 ..................................................................... 44§14 本技術の段階的導入計画 ....................................................................................... 44§15 本技術の活用方法 .................................................................................................. 46
第 4 章 導入検討 ..................................................................................................................50
第1節

導入検討手順 .................................................................................................. 50§16 導入検討手順.......................................................................................................... 50i

第2節

導入検討.......................................................................................................... 51§17 基礎情報の収集・整理 ........................................................................................... 51§18 導入効果検討.......................................................................................................... 53§19 導入判断 ................................................................................................................. 56

ii

参考資料編
参考資料編 I

実証研究の概要と検証結果 ..................................................................... I-1

1

実証研究の概要 ...................................................................................................... I-2

2

構成技術の概要と検証・評価結果 ......................................................................... I-4

3

期間・コスト短縮効果の試算 .............................................................................. I-95

4

本実証研究成果を踏まえたコスト縮減効果算定例 ............................................. I-98

参考資料編 II

発注仕様書案 ......................................................................................... II-1

1

机上スクリーニング技術 ..................................................................................... II-2

2

現地スクリーニング技術 ..................................................................................... II-3

3

ICT データ入力・蓄積ツール ............................................................................ II-11

参考資料編 III

問い合わせ先 ........................................................................................ III-1

iii

第1章 総則
第1節 目的§1

目的

本ガイドライン（案）は、ICT を活用した管路管理のより一層の効率化と効果的なストックマネジメントの実現に向け、下水道革新的技術実証事業（B-DASH プロジェクト）で採択された「ICT を活用した総合的な段階型管路診断システムの確立にかかる実証研
究（実証研究期間 平成 30 年 7 月～令和 2 年 3 月）」（以下「本技術」とする）について、実証研究の成果を踏まえて、技術の性能等を明示し、技術の普及展開を図るために策定したものである。
【解 説】
下水道革新的技術実証事業（B-DASH プロジェクト）は、新技術の研究開発、および実用化を加速することにより、下水道事業における資源回収、大幅な省エネルギー・創エ
ネルギー効果やコスト縮減を実現し、併せて、本邦企業における水ビジネスの海外展開を支援するため、国土交通省が実施しているものである。
B-DASH プロジェクト全体の概要は、図 1-1 に示すとおりである。各実証事業においては、国土技術政策総合研究所からの委託研究として、実証研究を実施している。

図 1-1 下水道革新的技術実証事業（B-DASH プロジェクト）の概要（全体）1本ガイドライン（案）の対象とする技術は、ビッグデータ解析による劣化予測システム、
ICT を活用したデータ入力・蓄積ツールおよび点検直視型カメラ等の技術を用いて効率的なスクリーニングや詳細調査による低コストで効果的な「ICT を活用した総合的な段階型管路診断システム」に係る革新的技術であり、実証研究のとりまとめにあたっては、
専門的知識を有する有識者および実務に精通した地方公共団体の下水道管理者より意見を聴取したうえで、学識経験者で構成される「下水道革新的技術実証事業評価委員会」（以
下「評価委員会」とする。
（http://www.nilim.go.jp/lab/ebg/b-dash.html））の評価を受け、十分な成果が得られたと評価された。
本ガイドライン（案）は、地方公共団体が抱える老朽化が進む膨大な下水道管きょを適切に管理し、維持管理に要するコストの低減や期間縮減を図り、ストックマネジメントの効率的な実施に資するため、評価委員会で評価された本技術の実証研究の成果を踏まえ、本技術の導入の促進に資することを目的として、国土技術政策総合研究所において策定するものである。このため、本ガイドライン（案）では、地方公共団体などの下水道管理者が本技術の導入を検討する際に参考にできるように、技術の概要と評価、導入検討および維持管理などに関する技術的事項についてとりまとめている。
なお本ガイドライン（案）についても、実証研究の成果と同様に、専門的知識を有する
有識者および実務に精通した地方公共団体の下水道管理者より意見を聴取のうえ、評価委員会の評価を受け、了承されたものである。

2

第2節 ガイドライン（案）の適用範囲§2

ガイドライン（案）の適用範囲

本ガイドライン（案）は、地方公共団体が抱える膨大な管路ストックの維持管理を対象に、本技術の全体または一部について、下水道事業における効果の算定や導入検討、運用を検討する際に適用する。
また、本ガイドライン（案）は、下水道管路の維持管理に関連する下記の事業者等が利用することを想定して策定している。
（1）下水道管理者（2）維持管理調査会社・コンサルタント【解 説】
全国の下水道管路の管理延長は、図 1-2 に示すように、平成 30 年度末時点で約 48 万
km あり、このうち標準的な耐用年数である 50 年を経過した管路は、約 1.9 万 km（総延長の 4％）が存在し、今後も急速に増加することが見込まれている。限られた人員と予算で、老朽化していく既存施設を適正に管理し、持続的に機能を確保していくためには、予
防保全の考え方に基づいた効率的なストックマネジメントを実施する必要がある。

◼ 管路施設の年度別管理延長（R1末現在）
2045

各年度末時点の管路管理延長

40

15

35

老朽管が急増

30
10

25
20

50年経過
約2.2万㎞15

5

管路管理延長の推移（万㎞）

布設年度別管路管理延長（千㎞）

50

約48万㎞

布設年度別管路管理延長

10
5
0

S29以前
S32
S34
S36
S38
S40
S42
S44
S46
S48
S50
S52
S54
S56
S58
S60
S62
H元
H3
H5
H7
H9
H11
H13
H15
H17
H19
H21
H23
H25
H27
H29
R01

0

年度

10年後（R11） 20年後（R21）

50年経過

約7.6万㎞

約17万㎞

図 1-2 下水道管路施設の布設年度別管理延長（令和元年度末現在）国土交通省ホームページより3このため、国土技術政策総合研究所（以下「国総研」という。
）では、ICT を活用した効率的管路マネジメント技術の導入によって、下水道管路に関するストックマネジメン
トをより一層低コストかつ効率的に実施するための方策について実証し、技術資料としてとりまとめ、全国展開を図ることとしている。
本ガイドライン（案）は、劣化予測システムによるビッグデータ解析や ICT を活用したデータ入力・蓄積ツール、点検直視型カメラ等の技術を用いて効率的なスクリーニング
および詳細調査を実施し、低コストで効果的な「総合的な段階型管路診断システム」を対象とするものであり、下記の対象者に技術の性能等を明示し、技術の普及展開を図るために策定したものである。

(1) 下水道管理者
地方公共団体等の下水道管理者に対して、効率性の高い新たな革新的管路診断技術の導入や ICT を活用した効率的管路マネジメント技術の導入を促し、調査実施率の向上を図るとともに、下水道管路に関する効率的かつ効果的なストックマネジメントの実施のため、本技術の円滑な導入検討を目的とした資料として活用する。このため、本ガイドラ
イン（案）では、下水道管理者が本技術の導入を検討する際の参考となるよう、技術の概要、導入条件や導入効果に関する技術的事項についてとりまとめている。

(2) 維持管理調査会社・コンサルタント
本技術の導入にあたって、地方公共団体等から調査委託などを受けた場合、維持管理調
査会社やコンサルタントが導入手順を理解し、本技術の費用、工程、導入効果などを把握するための資料である。
また、下水道ストックマネジメント支援制度の創設によるストックマネジメント計画の策定や包括的民間委託方式の導入等により、下水道管路維持管理分野におけるコンサ
ルタントの役割も重要になってきている。
このため、効率的な管路調査のための調査計画立案や最適な調査方法の選定に資する資料とするため、本技術を構成する要素技術の概要や、導入のための基礎調査、導入効果の検討、導入判断等についてとりまとめている。

4

第3節 ガイドライン（案）の構成§3

ガイドライン（案）の構成

本ガイドライン（案）は、ICT を活用した総合的な段階型管路診断システム技術の目的、概要、構成技術の諸元、導入効果、導入検討等から構成される。
【解説】

本ガイドライン（案）は、図 1-3 に示す構成からなる。
第 1 章から第 2 章までは ICT を活用した管路診断システム技術の目的、概要を示し、第 3 章から第 4 章は、本技術の実証研究に基づく評価、導入効果と導入検討を示している。

(1) 第１章

総則

目的、適用範囲、ガイドライン（案）の構成、用語の定義について記述している。

(2) 第２章

本技術の概要本技術の概要、目的や、本技術全体・要素技術の特徴、連携フロー等について記述している。

(3) 第３章

導入効果

本技術の導入の参考となるよう、実証研究に基づく要素技術の評価の概要、評価項目、
評価結果、適用条件等について整理している。

(4) 第４章

導入検討

本ガイドライン（案）に示した本技術を、下水道管理者である地方公共団体が導入検討するに当たり、事前に確認すべき事項や導入した場合の効果を可能な限り定量的に把握し、技術の導入判断に役立つ情報を整理している。

5

第 1 章 総則





目的
ガイドライン（案）の適用範囲
ガイドライン（案）の構成
用語の定義

第 2 章 本技術の概要


本技術の目的と概要
本技術を構成する要素技術の概要

第 3 章 導入効果

実証研究に基づく導入効果
本技術の段階的導入と活用方法

第 4 章 導入検討

導入検討手順
導入検討

参考資料編




実証研究の概要と検証結果
発注仕様書案
問い合わせ先
図 1-3 本ガイドライン（案）の構成

また、図 1-4 に本ガイドライン（案）の本編と参考資料編の関係を示す。

6

本編

資料編
参考資料編Ⅰ
実証研究の概要と検証結果

第1章

総則

1

実証研究の概要

2

構成技術の概要と検証・評価結果

3

期間・コスト短縮効果の試算

4

本実証研究成果を踏まえたコスト縮減効果算定例

第1節 目的第2節 ガイドライン（案）の適用範囲
第3節 ガイドライン（案）の構成
第4節 用語の定義
第２章

本技術の概要

第1節 技術の目的と概要
第2節 本技術を構成する要素技術の概要
参考資料編Ⅱ
第３章

導入効果

発注仕様書案第1節 実証研究に基づく導入効果
第2節 本技術の段階的導入と活用方法
第４章

導入検討

1

机上スクリーニング技術

2

現地スクリーニング技術

3

ICTデータ入力・蓄積ツール

第1節 導入検討手順
第2節 導入検討

図 1-4 本ガイドライン（案）の本編と参考資料編の関係

7

第4節 用語の定義
§4

用語の定義

本ガイドライン（案）で扱う用語は、以下に示す通り定義する。
なお、下水道施設の基本的な用語については、「下水道維持管理指針 2014 年版」（（公社）日本下水道協会）、「下水道事業のストックマネジメント実施に関するガイドライン-2015 年版」、「維持管理情報等を起点としたマネジメントサイクル確立に向けたガイド
ライン（管路施設編）-2020 年版」（国土交通省下水道部、国土技術政策総合研究所）、「下
水道用語集 2000 年版」（（社）日本下水道協会）に準拠する。
【解 説】(1) ICT を活用した総合的な段階型管路診断システム全般⚫

管路診断システム
机上スクリーニング段階でビッグデータ解析による劣化予測システムを適用し、現地調査段階で ICT を活用したデータ入力・蓄積ツール、点検直視型カメラ等の総合的な技術を用いて、効率的なスクリーニングおよび詳細調査を実施し、低コストで効果的に管路を診断するシステム。

⚫

机上スクリーニング
これまで蓄積された膨大な管路劣化データを多変量解析し、調査対象管路をス
パンごとに劣化予測することにより、現地スクリーニングおよび詳細調査が必要な対象路線を絞り込み、調査の効率化を図ること。

⚫

現地スクリーニング（管きょ調査）（不明水調査）管内の視覚調査において、簡易な点検直視型カメラをスクリーニングカメラとして活用することで、詳細調査箇所の優先度を判定し、調査の効率化を図ること。
不明水調査において、流量計に代わる簡易水位計または暗視カメラにより、調査の効率化を図ること。

⚫

経済性
本技術の妥当性を実証するための評価項目の１つで、従来手法を比較対象とした場合の費用的な効果を、本技術のコスト縮減効果（コスト縮減率）と期間縮減効
果（期間縮減率）を百分率で表したもの。
① コスト縮減率
同一路線において、従来手法と本実証技術における管路調査費用を比較し、本実証技術による縮減率として表す。
② 期間縮減率8

同一路線において、従来手法と本実証技術における管路調査期間を比較し、本実証技術による縮減率として表す。
⚫

有効性
本技術の妥当性を実証するための評価項目の１つで、机上スクリーニングにおいて予測した劣化状態（予測緊急度）と、実際に調査した劣化状態（緊急度）の一致性を表したもの。本ガイドライン（案）では、緊急度適合率を用いて評価してい
る。

⚫

適用性
本技術の妥当性を実証するための評価項目の１つで、机上スクリーニング技術の導入に際して、診断の対象となる管路施設のデータ量や属性等が適用範囲に合致するかを表す。
現地スクリーニングで使用する機器の適用管径や管種が、現地での走破性を含めた必要な条件・性能を満たしているか。また、機器の操作やデータの整理などで必要とされる専門技術性を満たす要員を提示する。

(2) 机上スクリーニング技術⚫

劣化予測システム
下水道台帳データおよび既存の調査結果を用いて、多変量解析によりスパン毎の点検調査優先度を算出したうえで、予想される緊急度を数値計算により算出するもので、これらの一連の数値解析をシステム化したもの。

⚫

健全率曲線
劣化現象（緊急度区分）の発生確率が、経過時間を説明変数とするワイブル分布に従うと仮定した際の、累積分布関数の値を 1 から差し引いた値の関数を示す。
なお、式型は以下のとおりで、管種、緊急度区分によって定数 a,b を設定する。
𝑡 𝑏
𝑅(𝑡) = 𝑒𝑥𝑝 [− ( ) ]𝑎
ここで、R(t):健全率、t:経過年数、a,b:定数⚫

判別係数、判別値
任意のスパンの劣化状況を推定するために必要な係数、値であり、劣化予測シス
テムにおける多変量解析の結果として得られる。
・ 判別係数
ビッグデータの多変量解析により求められた管路劣化の要因に関連する属9性情報の重み係数と定数の総称。
・ 判別値
施設属性に重み係数を乗じた総和で、劣化予測の順位づけに活用する値。
⚫

緊急度
ＴＶカメラ調査結果に基づく異常の程度診断から決まる対策実施の緊急性の高さの度合いで、Ⅰ（重度）＞Ⅱ（中度）＞Ⅲ（軽度）の順に、対策を実施すべき時期を定めたランクである。

⚫

緊急度適合率（机上スクリーニング）
机上スクリーニングにおいて予測した劣化状態（予測緊急度）と、実際に調査した劣化状態（緊急度）が一致するスパン数の割合で算出する。詳細は図 1-5 参照。

従来型 TV カメラ調査により緊急度Ⅰ～Ⅲと判定したスパンに対して、劣化予測技術においても緊急度Ⅰ～Ⅲと判定したスパン（A1～A9）を「正しく判定した」スパンとする。一方、「正しく判定できなかったスパン」は、従来型 TV カメラで緊急度Ⅰ～Ⅲと判定された
スパンを劣化予測技術で緊急度Ⅳと過小評価してしまったスパン（B1～B3）とする。
従来型 TV カメラで調査した判定基準
スパン数
緊急度Ⅰ

緊急度Ⅱ

緊急度Ⅲ

緊急度Ⅳ

緊急度Ⅰ

A1

A4

A7

C1

緊急度Ⅱ

A2

A5

A8

C2

緊急度Ⅲ

A3

A6

A9

C3

緊急度Ⅳ

B1

B2

B3

C4

劣化予測技術で判定した結果
（予測緊急度）

緊急度適合率Ⅰ～Ⅲ（%）=

図 1-5 緊急度適合率の説明図⚫

絞込率
劣化予測による、緊急性の高いスパン（緊急度Ⅰ・Ⅱ）の絞り込みの妥当性を表す指標で、従来手法による抽出スパン数（30 年以上経過管のスパン数）に対する、
劣化予測システムにより抽出された緊急度Ⅰ・Ⅱのスパン数の割合で算出する。
絞込率＝［予測緊急度Ⅰ・Ⅱのスパン数］÷［30 年以上経過管スパン数］

⚫

抽出不能率
劣化予測による緊急性の高いスパン（緊急度Ⅰ・Ⅱ）の見逃しを表す指標で、従来型 TV カメラによる調査で緊急度Ⅰ・Ⅱであったスパンを、劣化予測で正確に判10定できなかったスパンの割合として表す。以下の式により求められる。
抽出不能率 = 1 −⚫

予測緊急度Ⅰ・Ⅱが調査結果と合致したスパン数
従来型 TV カメラ調査での緊急度Ⅰ・Ⅱのスパン数

国総研データ
劣化予測（多変量解析）に用いる、管路施設の劣化に関する基礎データであり、「管渠劣化データベース」として国土技術政策総合研究所下水道研究室ホーム
ページ（http://www.nilim.go.jp/lab/ebg/rekka-db.html）で公開されている。

⚫

クリーニング作業
劣化予測システムに供する管路施設調査結果のデータ項目は、
「管種」、
「路線延
長」
、
「管径」
、
「経過年数」および「平均土被り」（上流側土被りと下流側土被りの平均値を管きょの属性として適用する。以下「平均土被り」と表記する。）の 5 項目が必要であるが、これらの項目が 1 つでも欠如していると判別係数が算出できないため、全項目が網羅されているデータのみを抽出する作業。

⚫

累積残存率
建設年度毎の建設延長に占める改築せずに残っている残存延長の割合（残存率）
を掛け合わせ累積することで得られる残存率。以下の式により求められる。
𝑛n 年における累積残存率 = ∏(1 − 𝑅𝑖 ) = (1 − 𝑅1 ) × (1 − 𝑅2 ) × ⋯ × (1 − 𝑅𝑛 )𝑖=1

ここに、Ri=経過年数毎の改築率⚫

生存率曲線
建設年度毎の累積残存率をプロットして近似式で描かれた曲線。

(3) 現地スクリーニング（管きょ調査）技術⚫

点検直視型カメラ
小口径管路（φ150 ㎜～700 ㎜）の調査精度を点検レベルに絞りつつ、高画質の管内映像を従来の TV カメラ調査の約 3 倍速で得ることが可能な、現地スクリー
ニングに特化した簡易 TV カメラ技術である。
等速前進する自走車に高画質のカメラを取り付けた直視型カメラであり、従来の TV カメラのように一時停止することなく前方のマンホールまで一定速度で走行するため、1 日平均 800ｍのスクリーニング調査が可能となる。

11

⚫

高圧洗浄カメラ一般的な高圧洗浄ノズルに TV カメラを取り付けることで、管路内洗浄と同時にカメラ調査が実施できる技術である。管路内洗浄の出来形確認も行うことが可能である。

⚫

緊急度適合率（現地スクリーニング）
点検直視型カメラおよび高圧洗浄カメラによる調査で判定した緊急度と、同一管路における従来型 TV カメラによる調査で判定した緊急度の適合率。

⚫

異常検出率
通常の TV カメラ調査で判明した異常に対して、点検直視型カメラで異常項目が一致した割合。

⚫

異常適合率
通常の TV カメラ調査で判明した異常に対して、点検直視型カメラで異常項目およびランクが一致した割合。

⚫

走破率
点検直視型カメラの走破性を表す指標で、調査実施スパン数の内、調査が完了できた（完走した）スパン数の割合で表す。

(4) 現地スクリーニング（不明水調査）技術⚫

現地スクリーニング（不明水調査）
不明水調査において、費用・期間の面から流量調査が難しい場合、流量計に代わるスクリーニング機器を用いて、簡易的に不明水発生箇所を絞り込む調査方法。
簡易水位計または暗視カメラにより現地スクリーニングを行うことで、低コストで効率的な不明水調査を実現する。

⚫

簡易水位計
マノメータの原理を用いた簡易的な水位計測手法であり、チューブ内に入っている染色液が水位の変動に追従してチューブ内面に付着することで、設置期間中の最高水位、最低水位を容易に確認できる。

⚫

暗視カメラ
マンホール内に管路内の水位変動を一定間隔で自動撮影する装置（静止画）を設置し、不明水の流入状況を把握する技術である。晴天日と雨天日の同時間帯で水位の上昇を静止画で比較することにより、不明水流入の状況を把握することが可能
である。

12

⚫

適合率
流量計と 現地スクリーニング（不明水調査）技術での調査結果をそれぞれ雨天時浸入量の大小で「問題あり」「問題なし」かを評価し、その評価が一致した割合で示す。

(5) ICT データ入力・蓄積ツール⚫

ICT データ
ICT（情報通信技術）を活用して現地で収集し、システムの連携を介して蓄積される維持管理情報データ。

⚫

現地入力支援ツール
スマートフォン等を活用し、現地で確認したマンホールや蓋の点検結果および写真データを効率的に収録するツール。

⚫

データ蓄積ツール
現地入力支援ツールにより収集した点検調査結果を、管路データ（管径・管種・土被り・延長）とともに蓄積するツール。

13

第2章 本技術の概要
第1節 技術の目的と概要
§5

技術の目的

本技術は、ICT を活用した総合的な段階型管路診断システムの技術導入により、地方公共団体が抱える膨大な管路ストックを、一定レベルの調査精度を確保しつつ、迅速か
つ安価に調査、診断し、維持管理の効率性を飛躍的に向上させることを目的とするもの
である。
【解 説】
政令指定都市をはじめとした大都市だけでなく、人口 10 万人程度の中小都市においても、昨今「人・モノ・カネ」における課題が顕在化してきている。特に中小都市における課題としては、技術職員が少なく執行体制が脆弱化している（人）、点検調査の実施率が低いことにより管路施設の状況把握があまりできていないことと併せて、維持管理情報のデータベース化が遅れている（モノ）、今後の人口減少により使用料収入の減少が見込
まれ財政がひっ迫している（カネ）等が挙げられる。
このような社会情勢の中でも、事後対応型の維持管理によりサービス水準を低下させることなく、予防保全型の維持管理に転換し、サービス水準の維持・向上を図ることが求められている。更には、維持管理において抱える問題は、地方公共団体により多種多様で、求められる維持管理手法も多岐にわたる。
これらを踏まえ、本ガイドライン（案）の「総合的な段階型管路診断システム」では維持管理への糸口となるべく、地方公共団体の抱える様々な課題に対応するため本技術を構成する要素技術での導入を可能とすることで、維持管理への入り口を広げるとともに、本技術を構成する要素技術をパッケージ化することで複数の課題解決を可能とするものである。
また、将来にわたり維持管理を継続していくことで、エンドユーザーへの健全な生活環
境の提供という下水道管理者としての責務を全うすることができる。
効率的なストックマネジメントの導入に向けては、平成 25 年度に B-DASH で採択された「スクリーニング調査を核とした管渠マネジメントシステム」のガイドラインや、「下水道事業のストックマネジメント実施に関するガイドライン-2015 年版」が刊行されているところであるが、本技術は、データ解析による劣化予測システムや、ICT を活用したデータ入力・蓄積ツール、点検直視型カメラ等の最新の技術を駆使することにより、管路診断の各段階に応じた維持管理の効率化を図り、総合的なストックマネジメントの進化を目的としている。

14

§6

本技術の概要本技術は、管路施設の維持管理（ストックマネジメント）に必要な点検・調査、修繕・改築の各プロセスを効率的に実施するために、各プロセスで管路施設の管種区分、調査
診断の内容（劣化、不明水）等の施設情報に応じて総合的に評価する技術を駆使することによって、施設の経年劣化対策だけではなく、不明水調査にも有効な管路診断システ
ムである。
【解 説】
本技術は、図 2-1 に示すとおり、机上スクリーニング（劣化予測システム）、現地スク
リーニング（管きょ調査）、現地スクリーニング（不明水調査）、ICT データ入力・蓄積ツールの要素技術を組み合わせた「ICT を活用した総合的な段階型管路診断システム」に係る技術である。
本実証研究範囲

ICT活用
劣化予測システム

データ入力・蓄積ツール

膨大な
管路劣化データ

修繕
・
改築
データ分析・判別係数算出
劣化予測精度向上

現地入力支援ツール
データ蓄積ツールの開発

机上スクリーニング

現地スクリーニング

詳細調査

劣化予測システム・点検直視型カメラ
・簡易水位計・暗視カメラ
・現地入力支援ツール

点検直視型カメラ等
による詳細調査

劣化予測ｼｽﾃﾑを活用した詳細調査箇所の絞り込みによる効率化・低コスト化

点検直視型ｶﾒﾗや簡易水位計・暗視カメラを用いた作業の効率化や現地入力支援
ツールによる作業の省力化や誤入力防止

ストック
マネジメント計
画への反映

管種により点検直視型カメラを詳細調査に使用

劣化予測システム

膨大な管きょ劣化データから、管路の劣化傾向を分析し、点検調査順位を算出するシステム

点検直視型カメラ

事前の管内洗浄不要、異常個所での一時停止不要等、スクリーニングに特化したカメラ調査機器

簡易水位計・暗視カメラ

従来の流量計に代わり簡易的に不明水発生個所を絞り込む調査機器

データ入力・蓄積ツール

スマートフォン等により現場で管路情報を入力、維持管理情報を施設情報に関連付けて蓄積

図 2-1 本技術の概要

図に示すとおり、本技術は机上スクリーニング→現地スクリーニング→詳細調査→ストックマネジメント計画への反映→修繕・改築→ICT 活用の一連のマネジメントサイクルを進めるための有効なシステムであることを示し、また、維持管理情報の継続的な蓄積と効率化が可能となり CAPD サイクルを有効に実践できる管路診断システムである。

15

§7

本技術の特徴本技術は、地方公共団体が必要とするニーズに応じて「総合的な段階型管路診断シス
テム」を構成する要素技術を段階的に（例：机上スクリーニング→現地スクリーニング→詳細調査）導入することができるとともに、組合せて（総合的に）導入することもできるということが大きな特徴となっている。
また、本技術を活用することで、従来手法より低コストかつ短期で調査が可能となり、効率的に維持管理の普及促進を図ることが可能となり、更にはその効果として予防保全
型維持管理を実現することが期待される。
本技術は、以下に示す 2 項目が大きな特徴である。
(1) 総合的な段階型管路診断システム(2) コスト・期間縮減が期待されるシステム【解 説】(1) 総合的な段階型管路診断システム
本技術は、管路施設の調査・診断に関する「机上スクリーニング」、「現地スクリーニン
グ」、「詳細調査」の各段階を網羅している。また、対象施設の管種（コンクリート管、陶管、硬質塩化ビニル管）や、調査・診断内容（劣化、不明水）に応じた複数の選択肢によって、総合的に管路診断の効率化を図ることができる。
本ガイドライン（案）のシステムの名称は、以下のような用語を定義している。

『段階型管路診断』とは劣化予測システムによって管きょの調査優先順位を判定し、優先度の高いものから点検直視型カメラでスクリーニング調査を行い、異常個所が発見された管きょを対象に詳細調査を実施する。
効果的かつ効率的な管きょ調査の一連の流れを段階型管路診断システムとしている。

『総合的なシステム』とは段階型管路診断システムに加えて、不明水調査や ICT を活用したマンホール点検など
個々の技術を組み合わせ、施設の状態を総合的に評価する事で、効果的な管きょ施設の維持管理手法を確立するものである。
上記の特徴を、図 2-2 の従来技術との比較に図示する。
横軸の「机上スクリーニング」、「現地スクリーニング」、「詳細調査」、「修繕・改築」が、従来システムに準拠した管路施設の調査・診断に関する各段階を示している。

16

また、縦軸の管路施設の管種区分、調査診断の内容（劣化、不明水）が、総合的システ
ムを示している。
凡例
本技術を構成する要素技術【机上スクリーニング】【現地スクリーニング】【詳細調査】【修繕・改築】• 巡視• 点検等による状況確認

• 従来型TVカメラによる管内調査

修繕・改築

従来システム（管渠調査）• 調査、点検情報• 年数、履歴情報
等による机上確認

総合的な段階型管路診断システム
従来の机上スクリーニング

総合的
システム
個々の技術を組み合わせ「総合的」に評価

硬質塩化ビニル管• 点検直視型カメラ

陶管• 高圧洗浄カメラ• 劣化予測システム
による調査対象路線の絞り込み コンクリート管 • 点検直視型カメラ

修繕・改築• 従来型TVカメラ

腐食環境下施設• 硫化水素濃度測定
不明水発生エリア
整理・把握• 簡易水位計• 暗視カメラ

間接浸入水
直接浸入水

• 送煙・染料調査等

誤接合解消

段階型システム「机上スクリーニング」→「現地スクリーニング」→「詳細調査」等の一連（段階的）の流れ

図 2-2 「ICT を活用した段階型管路診断システム」の従来技術との比較(2) コスト・期間縮減が期待されるシステム
膨大な管きょ劣化データを解析し、得られる高精度な劣化予測システムを活用することで、点検調査箇所の絞り込みを行い、点検直視型カメラ、高圧洗浄カメラなどや、ICTを活用した現地入力支援ツール、データ蓄積ツールを用いて、早く確実な現地スクリーニ
ングを実施することで効率化・低コスト化を図ることができるシステムであり、今後の事
業収入や職員の減少を迎え、厳しい経営状況などの課題解消へつながることが期待される。

17

第2節 本技術を構成する要素技術の概要§8

本技術を構成する要素技術の概要

本技術は、机上スクリーニング（劣化予測システム）、現地スクリーニング（管きょ調査）、現地スクリーニング（不明水調査）、ICT データ入力・蓄積ツールの 4 つの技術で構
成される。
【解 説】
各構成技術の特徴は、以下のとおりである。

(1) 机上スクリーニング（劣化予測システム）
管路施設の属性と劣化に関するデータを活用して、統計学的に劣化の傾向を数値化し、任意のスパンの劣化発生状況を予測するものである。また、予測結果を基に、現地スクリーニング調査の優先順位を設定するものである。

(2) 現地スクリーニング（管きょ調査）
管種毎の劣化の発生傾向等の地域特性を考慮して適切な調査手法を選択し、簡易的な調査をもって詳細調査とすることで、現地における調査作業の効率化とコスト縮減を図ることが可能となる。

(3) 現地スクリーニング（不明水調査）
従来の流量計に代わって、簡易水位計や暗視カメラを用いた現地スクリーニング（不明
水調査）を行うことにより、低コストで効率的な不明水調査を実現する。

(4) ICT データ入力・蓄積ツール
上記の（１）～（３）のサイクルは、繰り返し実施されることでストックマネジメントのスパイラルアップが図られる。このサイクルの構築には、劣化予測に必要となるデータの蓄積、現場作業（データ入力）の効率化と ICT によるデータベースとの連携が必要であり、本ツールは、これらの作業を半自動化することが可能である。

【参考】腐食環境（影響範囲）調査について
実証研究における検討で、「腐食環境下の硫化水素連続測定により調査頻度を設定するとともに、下水道管路施設の各諸元（段差・落差、延長等）との相関から、腐食環境範囲を推計することができる。
」と評価されたが、将来的な実証研究に依るところが多いため、

18

腐食環境（影響範囲）調査については、参考資料編に記述している。

「ICT を活用した活用した総合的な段階型管路診断システム」における概要フローを
図 2-3 に示す。

19

図 2-3 「ICT を活用した総合的な段階型管路診断システム」概要フロー20

予測緊急度算出

緊急度Ⅰ・Ⅱ（陶管健全率曲線）

改築・更新●本技術を構成する技術

点検・調査（継続）緊急度Ⅰ・Ⅱ

（詳細）

調査緊急度

点検・調査（継続）

改築・更新

緊急度Ⅰ・Ⅱ

（詳細）

調査緊急度

詳細調査
（点検直視型カメラ）

20年以上（経過年数）

机上スクリーニング

詳細調査

緊急度Ⅲ・Ⅳ

20年未満

硬質塩ビ管

対象管きょの材質（自走式TVカメラ）

緊急度Ⅰ・Ⅱ（スクリーニング）

調査緊急度【ストックマネジメント】

緊急度Ⅲ・Ⅳ

緊急度Ⅲ・Ⅳ（高圧洗浄カメラ）

スクリーニング調査● 現地スクリーニング（管きょ調査）

緊急度Ⅲ・Ⅳ

陶管（対象管きょデータ+国総研）

判別値算出

予測緊急度算出（スクリーニング）

調査緊急度

（詳細）

調査緊急度

点検・調査（継続）

改築・更新

緊急度Ⅰ・Ⅱ

緊急度Ⅲ・Ⅳ

管きょ調査範囲設定（測定結果を基に設定）

硫化水素濃度
測定結果（ガステック）

硫化水素濃度測定（協会算定式による）腐食環境範囲設定

腐食環境調査詳細調査

マンホール調査範囲

YES（腐食環境下）（参考）〇 腐食環境（影響範囲）調査

点検・調査結果（腐食環境状況）

結果

マンホール点検・調査（自走式TVカメラ）

緊急度Ⅰ・Ⅱ

緊急度Ⅲ・Ⅳ

（点検直視型カメラ）

スクリーニング調査

NO（一般環境下）

腐食環境

緊急度Ⅰ・Ⅱ（コンクリート管健全率曲線）

緊急度Ⅲ・Ⅳ

コンクリート管

判別式算出（国総研+自治体劣化データ）

判別式算出

スクリーニング

簡易水位計による

該当しない

量が少ない

しいもしくは流流量変動が激

（本技術）

間接浸入水

*全ての調査結果は、管路台帳システムに入力する。

修繕・改築

発生源対策
（誤接続等）

不明水対策
優先順位付け（自走式TVカメラ）

TVカメラによる詳細調査

常時浸入水

直接浸入水

（送煙調査など）

詳細調査（2～5ha未満）

対象エリア優先順位付け

マンホールからの浸入水が見られる場合

スクリーニング

暗視カメラの併用による

該当

以下の場合

規模）

簡易スクリーニング

によるスクリーニング等）

流量調査（雨水浸入率（20～30ha

対象エリア

以上の場合

現地調査・点検（ユビキタスタッチ）

管きょ調査
結果の有無

不明水調査

点検・調査結果（漏水状況）● 現地スクリーニング（不明水調査）

マンホール点検・調査有り● ICT活用データ入力・蓄積用ツール（台帳システム情報）

管路施設（国総研劣化データ）無し● 机上スクリーニング（劣化予測システム）

§9

机上スクリーニング（劣化予測システム）技術の特徴

机上スクリーニングは、国土技術政策総合研究所下水道研究室が公開している管きょ
劣化データベースおよび地方公共団体が保有する既存データによって算出された判別係数を用いて、管きょスパン毎の劣化状況を予測し、点検調査が必要な対象路線を絞り込める事が特徴である。
（詳細は参考資料編 p.Ⅰ-4～を参照）【解 説】
机上スクリーニングは、地方公共団体が保有する既存データを活用し、劣化発生の可能性を分析することで、スパン毎の優先順位を検討し、点検調査が必要な対象路線を絞り込
むことでストックマネジメント計画の策定に役立てるものである。
従来技術では、管きょ劣化の進行を経過年数に基づき評価するのが一般的であったが、本技術では、経過年数を含めた複数の属性データを用いることで、従来技術よりも更なる絞り込みを可能とし、かつ予測精度の向上も図られることで、管きょ維持管理の効率化に寄与することができる。
本技術は、下水道台帳データおよび既存の調査結果を用いて、多変量解析によりスパン毎の点検調査優先度を算出したうえで、予想される緊急度を数値計算により算出するもので、ここではこれらの一連の数値解析をシステム化し「劣化予測システム」と呼称している。その構成は、図 2-4 のとおりである。本技術における机上スクリーニングを行う
ための実施フローを図 2-5 に示す。
本技術では、国総研データを活用し、地方公共団体データと組み合わせて劣化予測を行うため、データのクリーニング作業から実施する。普及展開を行っていくうえで、管きょ劣化データが無いまたは少ない地方公共団体の場合は、本実証研究で算出した判別係数を用いるものとし、100 スパン程度より多くのデータが蓄積されている場合は、本実証研
究と同様にデータのクリーニング作業から行うこととなる。

21

管きょ属性情報（緊急度を含む）

TVカメラ調査
結果情報

判別値：（ ＋ ）が異常なし（ － ）が異常あり

劣化予測システム

管きょ劣化情報【国総研データ等】

多変量解析

優先順位 上流マンホールNo 下流マンホールNo 路線延長 管径

判別係数

判別値算出

判別係数
ID

管種

X1

X2

X3

X4

路線延長

管径

経過年数

平均土被り

管齢

土被り

1

183031422

183031428

34.03

250

73

1.36

2

193241431

193241430

3.95

250

46

1.32

-0.902872259

HP

3

193242445

193242443

4.66

250

46

1.65

-0.887875037

HP

3

193231421

193231422

4.66

250

46

1.96

-0.887875037

HP

5183022420

183022421

3.85

250

45

6

193231423

193231422

5.23

250

46

7

203213409

203213410

5.33

250

46

8

182932407

182932406

1.50

250

43

9

183141412

183141413

4.37

250

45

10

183023407

183023408

3.72

250

44

定数項

1

コンクリート管

0.009242

0.000717-0.004954-0.15678

1.4327482

陶管-0.02717-0.002812-0.04305-0.045862

2.151094

3

塩ビ管0.02318-0.00634-0.0201-0.02644

1.537799

健全率曲線
0.2

スパン①

0.2

スパン②

0.1

スパン③

0.1

スパン④

健

健全率曲線に対して経過年数毎の範囲内に該当するスパン全てを、異常値の高い管渠から順番に割り当てる。

全
率

健
全
率

0.4
スパン⑤

経過年数（年）

判別値

管種-1.044865730

HP

管き1.18 -0.876193109
HP【 ょ1.87 -0.875835014
HPスの実
1.55 -0.873722729
HP
ク
1.10 -0.868248933
HP
証 劣リ
2.34 -0.865209229
HP事ー化
1.79 -0.850147645
HP
業ニ度
: ンが
緊グ高
劣化なし～緊急度Ⅰ 緊急度Ⅰ
急調い
劣化なし～緊急度Ⅱ
劣化なし～緊急度Ⅲ
度査と劣化なし
管齢ごとの総延長と各管適の判
緊急度Ⅱ
きょの延長からシェア率
合対断を算出し、縦軸の位置を
率象さ
決める。
Ⅰとれ
該当する位置を予測緊急
緊急度Ⅲ
‐すた
度とする。
Ⅱ ス
】るパ
異常なし
劣化なし
ン
を

管齢

緊急度予測（例）

管きょの劣化状況の変化をスパン毎にスパン① L1=10m、判別値1= -0.20、L1/ΣL=シェア率0.2 ⇒ 緊急度Ⅱ（予測）予測し、点検・調査計画に活用
スパン②
L2=10m、判別値2= -0.19、L2/ΣL=シェア率0.2 ⇒ 緊急度Ⅱ（予測）

管齢40年の管きょ5スパン（ΣL=50m）

スパン③

L3= 5m、判別値3= -0.18、L3/ΣL=シェア率0.1⇒ 緊急度Ⅱ（予測）

スパン⑤

L5=20m、判別値5= -0.16、L5/ΣL=シェア率0.4⇒ 劣化なし（予測）

スパン④ L4= 5m、判別値4= -0.17、L4/ΣL=シェア率0.1 ⇒ 緊急度Ⅲ（予測）図 2-4 机上スクリーニング技術（劣化予測システム）の構成

22

管路施設
（台帳システム情報）① 地方公共団体の既存の管きょ調査結果の有無無し

有り【管きょ基礎データ】
国総研データのクリーニング作業

地方公共団体の台帳データのクリーニング作業+② 管きょ基礎データのクリーニング作業 *1*1 「路線延長」「管径」「経過年数」「平均土被り」を指標とする。

③ 管きょ基礎データを用いて判別係数の算出④ 判別係数の登録（コンクリート管、陶管）【劣化予測対象データ】

クリーニング済の国総研データ
から緊急度判定を削除+

地方公共団体の劣化予測を行う
対象データの整理⑤ 劣化予測対象データの整理 *2⑥ 劣化予測対象データを用いて判別値及び調査優先順位の算出

陶管

管種*2 上流MH番号、下流MH番号、管径、布設年月日、平均土被り

コンクリート管⑦-2 算出された判別値をコンクリート管健全率曲線に当てはめて予測緊急度算出⑦-1 算出された判別値を
陶管健全率曲線に当てはめて予測緊急度算出⑧ 地方公共団体の管路データを取り出し、
調査対象路線の抽出【抽出方法】
・コスト重視（予測緊急度Ⅰ、Ⅱ ）・リスク重視（予測緊急度Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ）
・従来手法（30年経過管）

コスト重視⑨ コスト重視、リスク重視、
従来手法の選択

従来手法が有効リスク重視⑩ 予測緊急度Ⅰ、Ⅱで調査対象路線決定⑪ 予測緊急度Ⅰ、Ⅱ、Ⅲで調査対象路線決定

調査の実施（現地スクリーニングへ）⑫ 従来手法による調査対象路線決定： 劣化予測システムを用いて行う作業： 調査計画策定時に地方公共団体で判断

図 2-5 机上スクリーニング実施フロー※コスト重視は、積極的に対象施設を絞り込むため、予測緊急度Ⅰ・Ⅱを優先的に調査対象とするものである。
※リスク重視は、従来手法と同等のリスクとなるよう、予測緊急度Ⅰ・Ⅱ・Ⅲを優先的に調査対象とするものである。

23

本技術は、国総研データを活用し、地方公共団体データと組み合わせて分析することで、
以下 1）～3）の手順で路線毎の劣化発生を予測し、管きょ劣化データが無いまたは少ない地方公共団体に対しても優先順位をつけることができる技術である。
1) 優先度予測式の導出（判別係数の算出）
既存データから劣化の発生可能性を点数化する数式を「優先度予測式」と呼称する。
予測式に用いるデータ項目は、「管種」、「路線延長」、「管径」、「経過年数」および「平均土被り」の 5 項目とする。
多変量解析により得られる優先度予測式の基本式は式（１）に示すとおりである。
判別値＝「路線延長」×X1＋「管径」×X2＋「経過年数」×X3＋「平均土被り」×X4＋「定数項」
・・・式(1)
ここに、X1、X2、X3、X4：判別係数

定数項：切片（解析により自動算出）

2) 優先度評価（判別値の算出）
1）で導出した優先度予測式を用いて、任意の区域内における管きょ全スパンの優先度を評価する。判別値が優先度を示す点数となり、点数が低いほど劣化可能性が高く、点検調査の優先度が高いことを示す。
3) 予測緊急度の算出
判別値に基づいた経過年別優先順位を健全率曲線に適用し、管きょごとの予測緊急度を算出する。

なお、優先度と緊急度の関係は、「参考資料編Ⅰ 2 構成技術の概要と検証・評価結果
2-1 机上スクリーニング技術（劣化予測システム）
」参照。

24

§10 現地スクリーニング（管きょ調査）技術の特徴
現地スクリーニング（管きょ調査）技術は、緊急度の高い路線を効率よく絞り込むことで詳細調査にかかる費用・期間を縮減することが特徴である。本ガイドライン（案）では管きょ調査において下記の現地スクリーニング技術を対象とした。
（詳細は参考資料編 p.Ⅰ-24～を参照）(1)点検直視型カメラ(2)高圧洗浄カメラ【解 説】(1) 点検直視型カメラ
点検直視型カメラは、既設管路内に点検直視型カメラを挿入し、管路内の概況を把握す
る現地スクリーニング技術である。なお、調査前の管路内洗浄は実施しない。
（図 2-6 参照）。

移動

点検直視型カメラKANSEI

図 2-6 調査作業模式図
上記の点検直視型カメラの特徴を表 2-1 に示す。

25

表 2-1 点検直視型カメラの特徴① 長所
・ 従来の TV カメラのように一時停止することなく前方のマンホールまで一定速度で走行するため、1 日平均 800m のスクリーニング調査が可能
・ 高画質（1,680 万画素）で管路内全体の調査が可能
・ TV カメラ車を必要としないため、車両の立ち入れない狭小道路であっても調査が可能
・ 操作が簡単で調査資料が映像で残る
・ 走行中に、土砂や取付管の突出し等の障害物によりカメラが前進できない場合、自動的にモーターが逆転し、調査開始マンホールまで後退しカメラの回収が可能
・ 走行中に一定角度以上に傾いた場合、片方の車輪を一時的に停止させ、傾きを補正することが可能② 短所
・ 側視ができないため、微細な異常の発見が困難
・ 管口から異常箇所までの距離が実測不可能
・ リアルタイムでの異常確認が不可能（事務所にて確認）

26

(2) 高圧洗浄カメラ
高圧洗浄カメラとは、高圧洗浄ホースの先端に高画質のカメラ（ハイビジョン）を接続することで、洗浄と調査が同時に行えることを特徴とする直視型カメラである。現地にて
管路内全体の状況を動画として連続的に収録し、事務所にて異常箇所の有無を確認する。
異常箇所は静止画として保存・整理する（図 2-7 参照）
。

高圧洗浄車

図 2-7 高圧洗浄カメラ調査の作業模式図
表 2-2 高圧洗浄カメラの特徴① 長所
・ 洗浄と同時にスクリーニング調査が可能
・ 管路内全体の調査が可能
・ 調査資料が映像で残る② 短所
・ 洗浄水がカメラレンズに付着する可能性があり、微細な異常の発見が困難
・ 管口から異常箇所までの距離が実測不可能
・ リアルタイムでの異常確認が不可能（事務所にて確認）

27

§11 現地スクリーニング（不明水調査）技術の特徴
従来の不明水調査では、流量計を多数設置する必要があったが、本技術では流量計に代わる簡易水位計または暗視カメラによるスクリーニング調査を行うことで、低コストで効率的な不明水調査を実現することが特徴である。本ガイドライン（案）では下記の現地スクリーニング（不明水調査）技術を対象とした。
（詳細は参考資料編 p.Ⅰ-49～を参照）(1)簡易水位計(2)暗視カメラ(3)簡易水位計と暗視カメラの適用区分【解 説】(1) 簡易水位計
簡易水位計とは、流量計と比べて非常に安価な器材を用いたもので、水位計のチューブ内に入れた染色液が水位の変動に追従してチューブ内面に付着することで、設置期間中の水位変動を確認するものである。また、図 2-8 に簡易水位計の外観と構成材料、表 2-3に簡易水位計の特徴（長所、短所）を示す。
簡易水位計は、不明水のスクリーニング技術として水位の記録のみに特化し、通常の水位計・流量計とは異なり水位の変動パターンは記録出来ないが、設置期間中の最高水位、最低水位を確認することができる。調査期間は流量計と同様とする。
最低水位は常時浸入水（地下水浸入水）、最高水位はそれに加えて雨天時浸入水（直接浸入水）の影響が記録されたものと考えることができる。

28

水位・雨量0.1 50

15. 000

最高水位時
最高水位

設置時

撤去時

最低水位時

0.1 00

10. 000

0.0 50

5.0 00

最高水位

最低水位

最低水位

0.0 000.0 00

降雨計

流量計

簡易水位計

図 2-8 簡易水位計の外観と構成材料
表 2-3 簡易水位計の特徴① 長所


流量計に比べ安価でかつ現場作業（設置～点検～撤去）も容易なことから、1 業
務内で大量に配置することが可能

データの読み取りが容易② 短所


水位変動の時系列データを取得不可(2) 暗視カメラ
暗視カメラとは、自動撮影装置により管内の水位変動状況（静止画）を連続的に記録する技術である。
水位測定を行う箇所に目盛バンドを固定し、固定した目盛バンドが撮影できる位置に
暗視カメラを設置する。暗視カメラにより一定間隔で写真撮影を行い、撮影した写真から

29

経過時間

水位の変動を確認する。また、図 2-9 に暗視カメラの外観、表 2-4 に暗視カメラの特徴（長所、短所）を示す。
晴天日と雨天日の同時間帯で水位の上昇を比較することにより、不明水流入の程度を把握することが可能となる。

図 2-9 暗視カメラの外観
表 2-4 暗視カメラの特徴① 長所


水位変動の時系列データを取得することが可能

写真（映像）等の視覚データを取得することで、根拠資料等として有効活用が可能② 短所


データの読み取りに相当の手間が必要

従来の調査手法では、大ブロック内に複数の流量計を設置することで影響の大きかった箇所（中ブロック）を絞り込み、次のステップで中ブロック内に流量計を設置し更なる絞り込み（小ブロック）を行っていた（図 2-10 参照）。
これに対して、本技術は、流量計と現地スクリーニング（不明水調査）を併用すること
で、流量計による大ブロックから中ブロックの絞り込みと併せて、現地スクリーニング（不明水調査）により中ブロックから小ブロックへの絞り込みを行うことができ、効率的かつ効果的な不明水調査が可能である（図 2-11 参照）。

30

【STEP1】【STEP2】
大ブロック

大ブロック

中ブロック

中ブロック

小ブロック

小ブロック

中ブロック

中ブロック

流量計

流量計

図 2-10 従来手法（流量計単独による調査）の概念図
大ブロック【STEP1】

小ブロック

小ブロック

中ブロック

中ブロック

流量計

不明水ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ機器

図 2-11 現地スクリーニング（不明水調査）技術を併用した調査の概念図(3) 簡易水位計と暗視カメラの適用区分
現地スクリーニング（不明水調査）技術の適用範囲は、表 2-5 に示すように、流量計との配置条件（流量計の上流域への本技術の配置や本技術の下流域への流量計の配置可否）および調査目的を勘案し、最適な手法を選定する。

31

表 2-5 配置条件別現地スクリーニング（不明水調査）技術の適用区分（案）
配置条件

適用手法※1

現地スクリーニング（不明水調査）技
術を流量計の上流域に配置する場合

簡易水位計

現地スクリーニング（不明水調査）技
術の下流域に流量計を配置できない場合（流量調査の必要性をスクリーニン
グする場合）

暗視カメラ※1.

原単位方式による簡易評価の適合率
において優位となった手法【簡易評価の適合率※2】
簡易水位計：100%
暗視カメラ：80%
水位変動の時系列データを取得することが可能であるため、降雨による影響を確認した上で不明水の有無を評価することができ、評価に対する信憑性が高い手法

適用手法については、上表に限らず適宜地方公共団体の調査目的に応じた最適な手法を採用するものとする。

※2.

適用理由

本技術と流量計の評価結果が一致する割合。

32

§12 ICT データ入力・蓄積ツールの特徴
維持管理の CAPD サイクルを実践するためには、劣化予測に必要となるデータの蓄積、現場作業（データ入力）の効率化と ICT によるデータベースとの連携が必要である。ICT
データ入力・蓄積ツールは、現地入力支援ツールとデータ蓄積ツールを連携することで、現地入力データのデータ蓄積ツールへの自動取込を可能とし、事務所作業の省力化と誤入力等を解消できることが特徴である。
本ガイドライン（案）では、下記の ICT 技術を対象とする。
（詳細は参考資料編 p.Ⅰ83～を参照）(1)現地入力支援ツール(2)データ蓄積ツール【解 説】(1) 現地入力支援ツール
図 2-12 に現地入力支援ツールの概要を示す。図に示すとおり新技術である現地入力支
援ツールは、現地に持参可能なタブレットやスマートフォンを利用し、マンホール内やマンホール蓋の点検調査結果を現地で入力することができる技術である。現地の点検と同時に情報の入力が可能となる事から、事務所での入力作業の省力化、誤入力やデータ入力のタイムラグなどの解消を行えることが特徴である。
現地入力支援ツールにより、現地でマンホールや蓋の点検結果および写真データを効率的に収録し、点検調査結果を管路データ（管径・管種・土被り・延長）とともにデータ蓄積ツールへ自動取込により蓄積する。また、アプリケーションを通して現地の記録写真撮影を行うことにより、自動的に施設番号と連動した写真管理が可能となる事から、誤入力や撮影の過不足を防止し、施設番号と連動した情報処理が容易となる。

33

現地のマンホール点検情報・現状写真

USBケーブル（データの取込み）

現地入力支援ツール

図 2-12 現地入力支援ツールの概要(2) データ蓄積ツール
図 2-13 にデータ蓄積ツールの概要を示す。図に示すとおりデータ蓄積ツールは、下水道管路施設の維持管理に特化した情報システムである。管きょの基礎情報（管種、布設位
置、延長、土被り、布設年度、管径等）に加えて、全ての下水道管路施設（管きょ、マン
ホール、蓋、取付管、ます）における維持管理情報（点検履歴情報、点検結果、詳細調査
履歴情報、詳細調査結果、緊急度等）を関連付けたデータ蓄積が可能であり、情報の一元管理を行えることが特徴である。
管きょ内の詳細調査を行った結果をデータ蓄積ツールに入力、データベース化し、調査集計表（緊急度含む）および記録表を作成する。このデータを基に、緊急度の算出や維持管理周期の設定、計画リストの作成等、計画的かつ効率的な維持管理やストックマネジメ
ント計画を支援する情報を提供することが可能なツールである。

34

自動取込ができるツールを開発・改造
現地入力支援ツール
データ蓄積ツール

情報出力

点検データ一覧
マンホール点検実施情報表■マンホール基本情報
マンホール施設番号
マンホール種別■点検項目

18041000900
第3種マンホール

施工年度

点検実施日

2018/10/18（本管）管径（内径）300

YYYY/MM/DD（西暦）で入力

（斜壁）

写真一覧表

腐食状態

Ｄ 無し

破損状態
クラック状態

Ｄ 破損無しＤ 無し

Ａ 鉄筋露出状態 Ｂ 骨材露出状態 Ｃ 表面が荒れた状態 Ｄ 無し
Ａ 欠落・陥没 Ｂ 全体に亀裂 Ｃ 軽微な破損（Ａ・Ｂ以外） Ｄ 破損無し
Ａ 全体がクラック（マンホール全周・幅5mm以上） Ｂ 部分的にクラック（マンホール半周程度・幅5～2mm程度）Ｃ 軽微なクラック（幅2mm未満） Ｄ 無し

隙間・ズレ状態

Ｄ 無し

Ａ 全体が脱却 Ｂ 一部が脱却 Ｃ わずかの隙間・ズレ Ｄ 無し

浸入水の有無Ｄ 無し

Ａ 噴き出ている Ｂ 流れている Ｃ にじんでいる Ｄ 無し

木根侵入の有無

Ｄ 無し
Ｄ 無し

Ａ 内寸の50％以上 Ｂ 内寸の50～10％以上 Ｃ 内寸の10％未満 Ｄ 無し
Ａ 管口全周が欠落・閉塞が未処置 Ｂ 管口部分的に欠落 Ｃ クラックがある Ｄ 無し

腐食状態

Ｄ 無し

Ａ 鉄筋露出 Ｂ 骨材露出 Ｃ 表面の荒れ Ｄ 無し

破損状態
クラック状態

Ｄ 破損無しＤ 無し

隙間・ズレ状態

Ｄ 無し

Ａ 全体が脱却 Ｂ 一部が脱却 Ｃ わずかの隙間・ズレ Ｄ 無し

浸入水の有無Ｄ 無し

Ａ 噴き出ている Ｂ 流れている Ｃ にじんでいる Ｄ 無し

木根侵入状態

Ｄ 無し
Ｄ 無し

Ａ 内寸の50％以上 Ｂ 内寸の50～10％以上 Ｃ 内寸の10％未満 Ｄ 無し
Ａ 管口全周が欠落・閉塞が未処置 Ｂ 管口部分的に欠落 Ｃ クラックがある Ｄ 無し

管口仕上モルタルの欠落・クラック（直壁）

管口仕上モルタルの欠落・クラック

Ａ 欠落・陥没 Ｂ 全体に亀裂 Ｃ 軽微な破損（Ａ・Ｂ以外） Ｄ 破損無し
Ａ 全体がクラック（マンホール全周・幅5mm以上） Ｂ 部分的にクラック（マンホール半周程度・幅5～2mm程度）Ｃ 軽微なクラック（幅2mm未満） Ｄ 無し

（本体）
足掛金具腐食劣化状態
インバート状態

Ｄ 正常範囲Ｂ インバート未設置

臭気発生状態Ｄ 正常範囲硫化水素発生状態

Ｄ 発生していない

土砂等・モルタル・油脂類の堆積付着程度

Ｄ 無し
Ｄ 無し

他企業体施設（管等）露出の有無■点検結果
要清掃実施対象（判定）Ｄ 清掃必要でない

Ａ 欠落している Ｂ 鉄筋が細くなっている Ｃ 錆の発生 Ｄ 正常範囲
Ｂ インバート未設置 Ｃ 部分的に欠損 Ｄ 正常範囲
Ａ 常に発生 Ｂ 使用ピーク中に発生 Ｃ 季節的に発生 Ｄ 正常範囲
Ａ 発生している Ｄ 発生していない
Ａ 管内径の1/3以上堆積付着 Ｂ 管内径の1/3～1/10程度堆積付着 Ｃ 管内径の1/10未満堆積付着 Ｄ 無し
Ａ 露出がある Ｄ 無し

プルダウンより選択

清掃依頼登録日YYYY/MM/DD（西暦）で入力

点検実施困難プルダウンより選択点検実施困難の説明
措置対応
備考・仮措置等コメント
調査報告書番号
調査報告書提出日措置済（工事等完成日）

清掃完了日

YYYY/MM/DD（西暦）で入力

日本語20文字以内

点検調査結果表
プルダウンより選択

日本語30文字以内
日本語30文字以内

YYYY/MM/DD（西暦）で入力
YYYY/MM/DD（西暦）で入力

図 2-13 データ蓄積ツールの概要（1）現地入力支援ツールと（2）データ蓄積ツールとの連携について、マンホール内やマンホール蓋の点検調査を現地入力支援ツールにより行った場合、現地で撮影した写真
データおよび入力した点検データ（CSV データ）は、USB ケーブル等を介してデータ蓄積ツールへ自動的に取込が可能となり、事務所内での入力作業の省略化が図られる。
また、地方公共団体に管路台帳システムが既に導入されている場合、管路台帳システムとデータ蓄積ツールとの連携は可能である。ただし、現地入力支援ツールで得たデータは管路台帳システムに自動取込はできず、手動入力となる。自動入力を行うためには、管路台帳システムがインストールされている PC にデータ蓄積ツールをインストールできる
場合、管路台帳システムとの連携を行うことで、現地入力支援ツールのデータの自動取込が可能となる。上記の管路台帳システムとデータ蓄積ツール・現地入力支援ツール連携イ35メージは、図 2-14 のとおりである。

点検データ吐出（データ蓄積ツールがインストールされていない場合）（データ蓄積ツールがインストールされている場合）

データ 手動入力

データ 自動取込

現行情報（管路台帳）システム

データ蓄積ツール

相互連携

同一 PC

図 2-14 管路台帳システムとデータ蓄積ツール・現地入力支援ツール連携イメージ
なお、管路台帳の仕様については、日本下水道協会「下水道台帳管理システム標準仕様」（下水道台帳管理システム標準仕様書（案）・導入の手引 Ver.4 2010 年 7 月）に準拠
しておくことが望ましい。

36

第3章 導入効果
第1節 実証研究に基づく導入効果§13 評価項目
実証における評価は、「経済性」、「有効性」、「適用性」の 3 つ視点から、従来技術との比較を行った。
ただし、管路診断システムの効果は、現状の施設情報の整備状況や現地調査の条件などに大きく影響を受けるため、それらを加味した評価が必要となる。
【解 説】
本技術の導入にあたり、技術の妥当性を評価するために、「経済性」、「有効性」、「適用性」の 3 つ視点から評価項目を表 3-1 のように設定し、実フィールドで実証を行った。
表 3-1 システム評価の視点
評価の視点
経済性

有効性

具体的評価指標

調査コスト

コスト縮減率

日進量

期間縮減率

机上・現地スクリーニング

緊急度適合率、異常検出率（管きょ調査・不明水調査） 原単位方式による簡易評価の適合率

適用性

⚫

評価項目

ICT データ入力・蓄積

点検時間の短縮

機器の必要性能

特殊機器の性能、適用管径や管種など技術の適用範囲

机上スクリーニングにおけるデータ情報など機器の親和性

現行情報システムとの親和性など

専門技術性

劣化予測や調査に必要な要員など

経済性
本技術の妥当性を実証するための評価項目の 1 つで、従来手法を比較対象（100）とした場合の費用的な効果を、本技術のコスト縮減効果（コスト縮減率）と期間縮減効果（期間縮減率）を百分率で表したもの。
①

コスト縮減率同一路線において、従来手法と本実証技術を用いて行った場合の管路調査費用を比較し、費用の削減率を算定する。

②

期間縮減率
同一路線において、従来手法と本実証技術を用いて行った場合の管路調査期間を比較し、期間の短縮率を算定する。

37

⚫

有効性
本技術の妥当性を実証するための評価項目の 1 つで、机上スクリーニングにおいて予測した劣化状態（予測緊急度）と、実際に調査した劣化状態（緊急度）の一致性を表したもの。本ガイドライン（案）では、緊急度適合率を用いて評価している。
現地スクリーニング（管きょ調査）、現地スクリーニング（不明水調査）、ICT データ入力・蓄積についても、本ガイドライン（案）では評価している。
① 緊急度適合率
机上スクリーニング（劣化予測）により予測された劣化状態（予測緊急度）
や現地スクリーニングにより確認した劣化状態（緊急度）が、従来の TV カメ
ラ調査により確認した劣化状態（緊急度）と一致する割合。
また、現地スクリーニングの場合には、点検直視型カメラおよび高圧洗浄カメラによる調査で判定した緊急度と、同一管路における従来型 TV カメラによる調査で判定した緊急度の適合率を示す。
② 異常検出率
通常の TV カメラ調査で判明した異常に対して、点検直視型カメラで異常項目が一致した割合。
③ 原単位方式による簡易評価の適合率
不明水調査における評価法で、「雨天時浸入水量(100mm 降雨時)」と「常時(地下水)浸入水量」を基礎汚水量（晴天日平均流量から、深夜最小流量（地下水量）を差し引いた汚水量）との相対比から、対策の必要性を評価する手法で流量計による調査で判定した結果と本技術での結果との比率を示す。
④ 点検時間の短縮
ICT データ入力・蓄積ツールの活用により、現地で撮影した写真データおよび入力した点検データ（CSV データ）は、USB ケーブル等を介してデータ蓄積ツールへ自動的に取込が可能となり、事務所内での入力作業の省略化が図ら
れる。

⚫

適用性
① 機器の必要性能
現地スクリーニングで使用する機器の適用管径や管種が、現地での走破性を含めた必要な条件・性能を満たしているか。
② 技術の適用範囲

38

机上スクリーニング技術の導入に際して、診断の対象となる管路施設のデー
タ量や属性等が適用範囲に合致するか。
本システムの机上スクリーニングは、コンクリート管、陶管の 2 管種に限定され、塩ビ管は従来技術による机上スクリーニングを用いている。
③ 機器の親和性
地方公共団体に管路台帳システムが既に導入されている場合、管路台帳シス
テムとデータ蓄積ツールとの連携は可能である。ただし現地入力支援ツールで得たデータは管路台帳システムに自動取込はできず、現行情報システムとの親和性が課題となる。
④ 専門技術性
機器の操作やデータの整理、分析などで必要とされる専門技術性を満たす要員。

(1) 評価項目
管路診断システムの各項目およびシステム全体の経済性、有効性、適用性を評価する項
目を表 3-2 に示す。項目ごとに従来手法との比較を行い、評価する。

39

表 3-2 本技術の導入効果の評価項目
管路診断システム

経済性

机上スクリーニング

コスト縮減率

現地スクリーニング

コスト縮減率（管きょ調査）期間縮減率

現地スクリーニング

コスト縮減率

原単位方式による簡易（不明水調査）期間縮減率

評価の絞り込み可否

ICT データ入力

有効性

全体

期間縮減率

報の把握

緊急度適合率(コンクリ

フィールドの適ート管、陶管)、用条件、調査機器

異常検出率(塩ビ管)の適合性機器の適用条件
現行情報システ

点検時間の短縮

期間縮減率
コスト縮減率

データ数、属性情

緊急度適合率

コスト縮減率管路診断システム

適用性

ムとの親和性維持管理の効率化

専門技術性など

また、経済性の評価の一部として、机上スクリーニング・現地スクリーニング調査の経済性効果の概念図を図 3-1 に示す。
従来技術

革新的技術

《対象管種：全管種》《対象管種：塩ビ管》

全管きょ延長全管きょ延長《対象管種：陶管、コンクリート管》
全管きょ延長劣化予測による机上スクリーニング

経過年数による
スクリーニング
一定年数を経過している管きょを抽出し、その全てを詳細調査対象とする

調査対象延長TVカメラ調査

修繕・改築対象延長

劣化に与える影響因子を踏まえ、劣化が進行していると予測されるものを現地スクリーニング対象とする

経過年数による
スクリーニング
従来技術により経過年数が30年以上経過したものを詳
細調査対象とする。
(参考資料編 参Ⅰ-15参照)

詳細調
査延長

←絞り込み

点検直視型カメラ等による現地
スクリーニング調査

修繕・改築対象延長

現地スクリーニン
グ対象延長

←絞り
込み

点検直視型カメラ、高圧洗浄カメラ等による現地スクリーニング調査
スクリーニング調査により詳細調査対象を決定

詳細調 ←絞り
査延長 込みTVカメラ調査

修繕・改築対象延長

図 3-1 机上スクリーニング・現地スクリーニング調査の経済性効果の概念図(2) 評価結果「ICT を活用した総合的な段階型管路診断システム」は、各技術を包括的に組み合わせて実施して、一貫した管路診断システムを運用することにより、より効率的・効果的な維
持管理計画を策定することが可能である。

40

なお、それぞれの地方公共団体が抱えている課題に応じて、要素技術を個々に導入することも可能であり、都市規模、下水道維持管理体制、事業計画に合わせた導入が可能となるシステム導入効果を有している。
本技術の評価結果は、以下のとおりである。

1) 机上スクリーニングの評価
表 3-3 に机上スクリーニングの評価を示す。
表 3-3 机上スクリーニングの評価
全管種健全率曲線で実証

コンクリート管

陶管

管きょスパン毎の緊急度Ⅰ・Ⅱ管きょスパン毎の緊急度Ⅰ～Ⅲ

管種別健全率曲線で実証

適合率：86.7％

管きょスパン毎の緊急度
Ⅰ・Ⅱ（リスク重視）

適合率：93.3％

適合率：96.3％

管きょスパン毎の緊急度
Ⅰ～Ⅲ（リスク重視）

適合率：93.8％

検討パターンによる数値の変動が大きく、信頼性が低いと判断管きょスパン毎の緊急度
Ⅰ・Ⅱ（リスク重視）

適合率：91.0％

検討パターンによる数値の変動が大きく、信頼性が低いと判断管きょスパン毎の緊急度
Ⅰ～Ⅲ（リスク重視）

適合率：92.4％

表 3-3 に示すとおり、机上スクリーニングでは、適用する健全率曲線を全管種から管種別に変更し、さらに劣化予測による抽出スパンの範囲を緊急度Ⅰ・Ⅱから緊急度Ⅰ～Ⅲに広げる事で緊急度適合率が向上した。緊急度適合率は 86～96％と高い値を示している。

2) 現地スクリーニング（管きょ調査）の評価
表 3-4 に現地スクリーニング（管きょ調査）の評価を示す。
表 3-4 現地スクリーニング（管きょ調査）の評価
通常路線で実証

土砂堆積路線で実証

点検直視型カメラ調査結果と従来型ＴＶカメラ調
査結果の緊急度適合率

土砂堆積路線における点検直視型カメラ調査結果と従来型ＴＶカメラ調査結果の緊急度適合率（15スパン／15スパン）
コンクリート管（8,974m／9,987m）

陶管

塩ビ管

100.0％

土砂堆積の影響を受けない管きょの走破率89.8%（1／1スパン）100.0%

土砂堆積路線を含む管きょの走破率（9,427m／9,987m）
94.4%
対象管径拡大路線における管きょの走破率（325m／348m）
93.3%

高圧洗浄カメラ調査結果と従来型ＴＶカメラ調査
結果の緊急度適合率（65スパン／67スパン）
97.0％
点検直視型カメラ調査結果と従来型ＴＶカメラ調
査結果の管1本毎の異常検出率（159箇所／179箇所）
88.8％

表 3-4 に示すように、現地スクリーニング（管きょ調査）では、点検直視型カメラの改良によって走破性能の向上が図られ、従来型 TV カメラの調査結果との比較による緊急度
適合率は、管種によるが 97～100％と高い値となっている。また、走破率も約 90～94％と高い数値を示している。また、塩ビ管における異常検出率も約 89％と高い値を示した。

41

3) 現地スクリーニング（不明水調査）の評価
表 3-5 に現地スクリーニング（不明水調査）の評価を示す。
表 3-5 現地スクリーニング（不明水調査）の評価
原単位方式による絞り込みA市での実証

原単位方式による絞り込みA,B市での実証
中ブロック→小ブロック

簡易水位計

中ブロック→小ブロック

絞り込み可能絞り込み可能小ブロック→詳細ブロック

絞り込み可能（ただし縮減効果は得られない）

中ブロック→小ブロック
暗視カメラ

中ブロック→小ブロック

絞り込み可能絞り込み可能（流量計による補正なし）

表 3-5 に示すとおり、現地スクリーニング（不明水調査）では、不明水のスクリーニン
グ調査において、中ブロックから小ブロックへの絞り込みが可能であることを確認できた。

4) システム全体検証の結果（コスト縮減）
表 3-6 にシステム全体検証の結果（コスト縮減）を示す。
表 3-6 システム全体検証の結果（コスト縮減）
コスト縮減率（％は従来技術に対して）
机上スクリーニング（劣化予測）～
管きょ調査

コスト重視

78.4%

【コンクリート管】

リスク重視

72.7%

机上スクリーニング（劣化予測）～
管きょ調査

コスト重視

30.5%

【陶管】

リスク重視

14.8%

机上スクリーニング（経過年数）～
管きょ調査

コスト重視

38.4%

【簡易水位計】
コスト縮減率中→小実証都市 44.8%
モデル都市 58.8%【暗視カメラ】
コスト縮減率中→小20.9%

現地作業・報告書作成

41.0%

【塩ビ管】

不明水調査
【簡易スクリーニング】

ICTータ入力・蓄積

注）表中に特記した以外は、実証都市で実施した結果を示す。

42

表 3-6 に示すとおり、システム全体の結果（コスト縮減）として、コンクリート管が従来技術に対して高い縮減率となった。
不明水調査において、中ブロックから小ブロックへの絞り込み範囲で対象範囲が広いほどコスト縮減の効果も大きい。簡易水位計は、従来技術に比べ実証都市で約 45％、モデル都市で 59％、また、暗視カメラは、従来技術に比べ実証都市で約 21％となった。

5) システム全体検証の結果（期間縮減）
表 3-7 にシステム全体検証の結果（期間縮減）を示す。
表 3-7 システム全体検証の結果（期間縮減）
期間縮減（％は従来技術に対して）
机上スクリーニング（劣化予測）～
管きょ調査

コスト重視

71.0%

【コンクリート管】

リスク重視

65.7%

机上スクリーニング（劣化予測）～
管きょ調査

コスト重視

38.7%

【陶管】

リスク重視

25.8%

机上スクリーニング（経過年数）～
管きょ調査

コスト重視

33.0%

【簡易水位計】期間縮減率
中→小実証都市 47.5%
モデル都市 51.2%【暗視カメラ】
期間縮減率
中→小

38.7%

現地作業・報告書作成

40.0%

【塩ビ管】

不明水調査
【簡易スクリーニング】

ICTータ入力・蓄積

注）表中に特記した以外は、実証都市で実施した結果を示す

表 3-7 に示すとおり、システム全体の結果（期間縮減）は、コスト縮減同様にコンク
リート管が高い縮減率となった。
不明水調査においては、中ブロックから小ブロックへの絞り込み範囲で、対象範囲が広いほど期間縮減の効果も大きい。簡易水位計は、従来技術に比べ実証都市で約 48％、モデル都市で 51％、また、暗視カメラは、従来技術に比べ実証都市で約 39％となった。

43

第2節 本技術の段階的導入と活用方法§14 本技術の段階的導入計画
本技術は、総合的なシステムで導入することが基本であるが、地方公共団体の要望に応じた発注形態で、段階的かつ選択的に本技術を導入することも可能である。
(1)地方公共団体の要望に応じた段階的導入
段階型管路診断の特徴を活かし、まずは地方公共団体の要望に応じて段階的に導入することが可能である。
(2)都市規模に応じた技術の選定
都市規模などにより、下水道管路施設の維持管理上の課題や、必要な情報の保有状況、管理体制、財政状況等が異なることから、本技術の導入に当たっては、地方公共団体の事情に応じて、技術の選定を行うことが望ましい。
【解 説】(1) 地方公共団体の要望に応じた段階的導入
本技術が、管路施設の調査・診断に関する「机上スクリーニング」、「現地スクリーニン
グ調査」、「詳細調査」の各段階を網羅し、様々な管種に対応可能な段階型管路診断技術である特徴を活かし、まずは各段階を個別に導入し、効果を検証しながら導入範囲を拡大することが可能である。

(2) 都市規模に応じた技術の選定
都市毎の管路維持管理に関する課題と要望を把握するため、全国 33 都市を対象に維持管理に関する実態調査（アンケート）を実施した。
これらの調査結果から、都市規模別の主な課題と、それに対応し主に推奨される要素技術の一覧を表 3-8 に示す。
これらの一覧表を踏まえて、導入を検討している地方公共団体の課題や要望に応じて、個別技術を選択的に導入することにより、本技術の導入効果を発揮することができる。

44

都市
区分

表 3-8 都市規模別の課題および課題に対応した要素技術
区分名称
大都市
中都市
小都市
要件
政令指定都市等
人口 10 万人以上
人口 10 万人未満

システム導入検討の対象地
方公共団体を想定して区分

主
な
課
題

職員数
維持管理
（点検）頻度
ストックマネジメ
ント計画実施における課題
不明水対策
硫化水素対策
(腐食環境下の台帳記載と対策)机上スクリーニン
グ

主
に
推
奨
す
る
要
素
技
術

現地スクリーニング（管きょ調査）・ 下水道台帳電子化済
み（施設属性を把握済み）
・ 下水道供用開始から50 年以上・ 計画的点検・調査の効率化を図りたい。
・ 維持管理情報の活用を図りたい。
300 人以上

・ 下水道台帳電子化済
み（施設属性を把握済み）
・ 下水道供用開始から30 年以上・ 計画的点検・調査の効率化を図りたい。
・ 維持管理情報の活用を図りたい。
30～50 人程度

・ 下水道台帳電子化未実施（属性把握が不十分）
・ 下水道供用開始から
30 年未満・ 計画的点検・調査は未実施
・ 維持管理情報の蓄積はこれから実施
10 人程度

5 年に１回程度

5 年に１回程度

一部実施

点検・調査の予算不足

点検・調査の予算・人員不足問題あり 未解決

問題あり

60％が台帳記載無対策は実施

50％が台帳記載無20％が未対策

70％が台帳記載無○ 経年劣化した施設が多いが、既に情報が整理され、対応が図られている。
○ 供用開始が古い都市
では、旧規格のコンク
リート管や陶管が多く布設されているが、既に対応が図られている。

◎ 大量の施設情報に基づいて、劣化予測の精度を向上させることが可能となる。

△ 劣化予測対象となる施設が限定的であり、スクリーニングの有効性が少ない。

◎ 職員数や予算が限られるため、効率的な現地スクリーニングが求められる。

◎ 供用開始から年数を経ていない場合は、塩ビ管を主体として整備されている。

◎ 不明水流入の懸念箇
所が広い場合には、効率的な調査が必要となる。
◎ 腐食環境調査対象の絞り込みが必要となる。
◎ 電子台帳システムが未導入で、紙台帳の地方公共団体もあるた
め、ICT による効率的なデータ入力方法を導入しやすい。
総合的な管路診断システムを導入することで、効率的な維持管理を図ることが望ましい。

○ 整備区域が限定されていれば、不明水流入箇所の特定がしやすい。
○ 腐食環境が限定されている場合には、個別調査が可能である。

現地スクリーニン
グ（不明水調査）○ 不明水流入の懸念箇所は、既に把握されている場合が多い。

腐食環境調査（参考）△ 多くの腐食環境があるが、既に対策がすすめられている。

ICT データ入力○ 既に膨大な施設の維持管路を実施しており、既存システムや委託契約の変更が必要になる可能性が高い。

考察

これまでの維持管理で不足している項目を補って、効率的な維持管理を図ることが望ましい。

凡例：◎適用性が高い

45

未解決

点検・調査のノウハ
ウ・予算・人員不足〇適用性がある

問題あり

未解決◎ 今後、本格的に維持管理を実施する機会に、ICT による効率的なデータ入力方法を導入しやすい。
施設状況や予算規模に応じて、選択的に管路診断システムを導入することで、効率化を図る。

△適用性が低い§15 本技術の活用方法
本技術は、下水道管路に関するストックマネジメントをより一層低コストかつ効率的に実施することを目的とするものであり、以下のような活用が可能である。
(1) ストックマネジメント計画における管きょ調査の効率化(2) 維持管理情報等を起点としたマネジメントサイクルへの活用(3) 包括的民間委託や PFI、コンセッションへの活用【解 説】(1) ストックマネジメント計画における管きょ調査の効率化
ストックマネジメント計画における管きょ調査に、地方公共団体の施設状況や要望に応じて本技術を活用することにより、調査の効率化を図ることができる。
ストックマネジメント計画策定に関わる個別業務において、不具合箇所の発見に向けた巡視・点検・調査の絞り込み（図 3-2 参照）や、ストックマネジメントの実施フロー（図 3-3 参照）に示すように、随所に構成技術の活用が可能である。

現地スクリーニング（管きょ調査）机上スクリーニング
優先順位の設定

出典：下水道管路施設の点検・調査マニュアル（案）平成 25 年 6 月,（公社）日本下水道協会

図 3-2 不具合箇所の発見に向けた巡視・点検・調査の絞り込みイメージ46

①施設情報の収集整理②リスク評価机上スクリーニング
優先順位の設定
リスク評価の発生確率③施設管理の目標設定④長期的な改築事業のシナリオ設定⑤点検・調査計画の策定
基本方針の策定⚫ 頻度⚫ 優先順位⚫ 単位⚫ 項目
実施計画の策定⚫ 対象施設⚫ 点検・調査の方法⚫ 概算費用⑥点検の実施⑥調査の実施⑦修繕・改築計画の策定
基本方針の策定⚫ 診断⚫ 対策の必要性⚫ 優先順位
実施計画の策定⚫ 対象範囲⚫ 長寿命化検討対象
施設⚫ 改築方法⚫ 実施時期・概算費
用⚫ 概算費用⑧修繕・改築の実施

異状の有無

点検計画の見直
しの必要性

現地スクリーニング（管路調査）ICT データ入力・蓄積（マンホール調査）

調査計画の見直しの必要性⑨評価(Check)と見直し(Action)
出典：下水道事業のストックマネジメント実施に関するガイドライン-2015 年版-

図 3-3 ストックマネジメントの実施フローにおける本技術の位置づけ

47

より作成

(2) 維持管理情報等を起点としたマネジメントサイクルへの活用
高度経済成長期における下水道普及拡大の時代は、施設整備計画および設計・工事を中心とした PDCA サイクルのマネジメントが重要であったが、下水道整備が既成に近づく
中、これからの下水道サービスの主が維持・改築（下水処理の維持向上）となる時代では、
図 3-4 に示すような、膨大なストックを適正に管理するために維持管理および診断・評価を中心とした CAPD サイクルのマネジメントの確立が重要となる。

出典：維持管理情報等を起点としたマネジメントサイクル確立に向けたガイドライン（管路施設編）-2020 年版-（国土交通省下水道部、国土技術政策総合研究所）

図 3-4 維持管理情報等を起点としたマネジメントサイクル
この CAPD サイクルを実現するためには、維持管理情報をしっかりと蓄積・分析し、施設の状態やリスクを適切に評価する必要がある。
本技術の構成要素である管路診断における段階的なスクリーニング技術や ICT 入力・蓄積ツール等の技術を、長期的な包括委託で活用することによって、維持管理情報の継続的な蓄積と効率化が可能となり、CAPD サイクルを有効に実践できる。
本ガイドライン（案）の CAPD サイクルのマネジメントの考え方を図 3-5 に示す。

48

図 3-5 CAPD サイクルのマネジメントフロー(3) 包括的民間委託や PFI、コンセッションへの活用
総合的な段階型管路診断システムは、包括的民間委託や PFI、コンセッションといった長期業務に本技術を活用することにより、維持管理情報の継続的な蓄積と効率化が可能となるため、短期的な委託業務よりも導入効果が発揮できる。また、広域連携に活用する
ことにより、スケールメリットが働き、導入効果が期待できる。
特に、ストックマネジメント計画で優先度が高い区域については、包括的民間委託等の対象区域に設定し、本技術をパッケージ化して複数年の長期業務で発注することにより、継続的に適切な維持管理が可能となり、予防保全型維持管理を実現できる。

49

第4章 導入検討
第1節 導入検討手順§16 導入検討手順
本技術を下水道管理者である地方公共団体が導入する場合、求める導入効果が得られるか否かについて、事前に確認する。
【解 説】
管路施設を効率的に維持管理することを目的として、劣化が進んでいると推測される路線を抽出する手法（机上スクリーニング）や、現地スクリーニング（管きょ調査）技術、
現地スクリーニング（不明水調査）技術などを導入しようとする場合には、技術の適用範
囲や性能が、フィールドに適しているかを確認するとともに、導入に必要なコストや実施期間が妥当であるかを確認する。
なお、導入検討手順は、図 4-1 のとおりである。

§17 基礎情報の収集・整理§18 導入効果検討§19 導入判断
図 4-1 導入検討手順

50

第2節 導入検討§17 基礎情報の収集・整理
本技術を導入しようとする場合には、下記の技術の適用条件について必要な情報を収集し、導入の判断材料とする。
(1) 机上スクリーニング（データ数、属性情報の把握）(2) 現地スクリーニング（管きょ調査）（フィールドの適用条件、調査機器の適合性）(3) 現地スクリーニング（不明水調査）（機器の適用条件）(4) ICT データ入力・蓄積（現行情報システムとの親和性）【解 説】
下水道管理者は、限られた経営資源で膨大な管路施設の管理を実施する必要があることから、調査等の効率化を図ることが求められている。また、効率化を図る一方で、管路の劣化による漏水や道路陥没といった事故を抑える必要がある。このため、本技術の適用
条件が、対象とするフィールドに適しているか、また、従来の技術と比較してコストや実施期間等が妥当であるかを予め確認する。
本技術の適用条件が、対象とするフィールドに適しているかどうかを確認するために、
下記の情報を収集し、適用の是非を検討する。

(1) 机上スクリーニング（データ数、属性情報の把握）
1) データ数
判別係数算出において地方公共団体の地域性を反映するためには、100 スパン程度以上のデータを加えることが望ましい。データを加えることができない場合は、国総研のデータを用いた判別係数の算出となる。
2) 属性情報の把握
判別係数算出および劣化予測に適用可能な管種は、コンクリート管、陶管の 2 種に限定される。判別係数算出において地方公共団体のデータを加える場合は、
「管種」、
「路線
延長」
、
「管径」
、
「布設年月日」、「平均土被り」、「調査年月日」、「緊急度判定結果」の 7 項
目すべての属性情報が必要となる。また、劣化予測をするためには、「管種」、「上流マン
ホール番号」、「下流マンホール番号」、「路線延長」、「管径」、「布設年月日」、「平均土被り」の 7 項目すべての属性情報が必要となる。
なお、情報が不足する場合は、現地や竣工図等を調査して情報収集を図ることが必要である。

51

(2) 現地スクリーニング（管きょ調査）（フィールドの適用条件、調査機器の適合性）
1) フィールドの適用条件
点検直視型カメラについては、作業スペースと水深および土砂堆積率において適用条件を有する。作業スペースは 2m×3m 程度でかつ上下流のマンホールを同時開放できる
こと、水深は管径の 50％未満であること、土砂堆積率は 20％以下（φ450mm 以下）であることが必要となる。
高圧洗浄カメラについては、作業スペースと水深において適用条件を有する。作業スペースは 2.5m×6m 程度確保できること、
水深は管径の 50％未満であることが必要となる。
2) 調査機器の適合性
点検直視型カメラについては、管路施設の条件として管径と管路延長において適用条件を有する。管径はφ150mm 以上φ700mm 以下であること、管路延長は後方接続ロー
プの延長により 200m 以下であることが必要となる。
高圧洗浄カメラについても、管路施設の条件として管径と管路延長において適用条件を有する。管径は本機材の性能上φ200mm 以上φ600mm 以下であること、管路延長は
高圧洗浄ホースの延長により 100m 以下であることが必要となる。
(3) 現地スクリーニング（不明水調査）（機器の適用条件）
1) 機器の適用条件
簡易水位計については、施設情報と現場状況において適用条件を有する。施設情報としては管径φ400mm 以下であること、現場状況としては水位計の底部が常に汚水に浸かっていることが必要となる。
暗視カメラについては、現場状況においてのみ適用条件を有し、湿気が多い箇所（機器損傷の発生原因）、高温水の流れる箇所（曇りの発生原因）での計測は困難となる。
(4) ICT データ入力・蓄積（現行情報システムとの親和性）
1) 現行情報システムとの親和性
管路台帳システムが導入されていない地方公共団体においても ICT データ入力・蓄積の採用は可能ではあるが、管路台帳システムが既に導入されている地方公共団体においては、管路台帳システムとデータ蓄積ツールとの連携を行うことが可能であることを活かして、より一層効率的なデータ管理を実現することができる。

上記（1）～（4）の技術の内、適用条件を満足できる技術の有無を§18 導入効果検討に先立ち確認し、適用条件を満足できる技術に対しては、§18 導入効果検討によりコストおよび期間の縮減率を算定して導入効果の検討を行い、導入に際する判断材料とする。

52

§18 導入効果検討
本技術の適用条件を満たすと判断された場合、本技術の導入による概算効果を予め把握する。実証結果による効果として以下に示す 2 項目を参考に提示し、各地方公共団体で判断する。
(1)コスト縮減率(2)期間縮減率【解 説】(1) コスト縮減率
コスト縮減率は、従来手法（経過年数 30 年以上を対象に詳細調査を行う）と、本技術を導入した場合の費用で比較を行う。
実証研究で評価した総合的な段階型管路診断システムのコスト縮減率を表 4-1 に、比較結果のグラフを図 4-2 に示す。
なお、コスト縮減率は、下記 3 項目の情報を元に算定する。
① 管種別調査対象延長② 対象マンホール個所数③ 不明水調査対象エリア面積
以下に（机上スクリーニング+管きょ調査）のコスト縮減率の算定式の一例を示す。
コスト縮減率＝1－Σ（各管種の管きょ延長×本技術の管きょ別 m 単価）/Σ（（各管種の管きょ延長×従来技術の管きょ別 m 単価）
ここでは、実証研究で実施した調査数量に基づき、机上スクリーニング調査、現地スク
リーニング調査、詳細調査、データ入力・蓄積、不明水調査の費用を積算した結果を示す。
上段には革新的技術、下段には従来技術をそれぞれ同規模に対して積算した結果を示す。

表 4-1 総合的な段階型管路診断システムのコスト縮減率
コンクリート管

陶管

塩ビ管

机上スクリーニング 現地スクリーニング 洗浄・詳細調査 机上スクリーニング 現地スクリーニング 洗浄・詳細調査 机上スクリーニング 洗浄・詳細調査

革新的技術

9,987 m42 円/m
419千円

6,291 m314 m

355 円/m
2,233千円

1,728 円/m
543千円

3,056 m42 円/m
128千円

3,195千円

計2,310 m

1,633 m1,003 円/m
2,317千円

993 円/m
1,622千円

4,067千円

11,996 m
13 円/m
156千円

10,809 ｍ
1,058 円/m
11,436千円

11,592千円

9,987 m
13 円/m
130千円

計

不明水調査

ICTデータ入力

モデル都市

100 箇所m
円/m
0千円
14,049千円

8,055 m
1,728 円/m
13,919千円

3,056 m
13 円/m40千円

m3,056 m円/m
0千円

1,728 円/m
5,281千円

5,321千円

11,995 m
13 円/m
156千円

10,808 ｍ
1,728 円/m
18,676千円

18,832千円

縮減率

76→5 ha

1,800 円/箇所 2,814,403 円/式
180千円

2,814千円

21,848千円
机上スクリーニング 現地スクリーニング 洗浄・詳細調査 机上スクリーニング 現地スクリーニング 洗浄・詳細調査 机上スクリーニング 洗浄・詳細調査

従来技術

マンホール点検

MH点検

モデル都市

100 箇所

76→5 ha52%

3,050 円/箇所 6,843,317 円/式305千円

6,843千円

45,350千円※上記のコスト縮減率は実証研究で評価した結果で、費用は直接費で消費税、経費は含まない。

53

総合的な段階型管路診断システムのコスト比較

21.8

革新的技術

45.4

従来技術

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

百万円

図 4-2 総合的な段階型管路診断システムのコスト比較(2) 期間縮減率
期間縮減率は、従来手法（経過年数 30 年以上を対象に詳細調査を行う）と本技術を導入した場合に要する期間で比較を行う。
実証研究で評価した総合的な段階型管路診断システムの期間縮減率を表 4-2 に、比較結果のグラフを図 4-3 に示す。
なお、期間縮減率はコスト縮減率同様、下記 3 項目の情報を元に算定する。
① 管種別調査対象延長② 対象マンホール個所数③ 不明水調査対象エリア面積
以下に（机上スクリーニング+管きょ調査）の期間縮減率の算定式の一例を示す。
期間縮減率＝1－Σ（各管種の管きょ延長/本技術の管きょ別日進量）/Σ（各管種の管きょ延長/従来技術の管きょ別日進量）

ここでは、実証研究で実施した調査数量に基づき、机上スクリーニング調査、現地スク
リーニング調査、詳細調査、データ入力・蓄積、不明水調査における単位時間作業量を設定し、それぞれの必要時間数を算定した結果を示す。上段には革新的技術、下段には従来技術をそれぞれ同規模に対して積算した結果を示す。

54

表 4-2 総合的な段階型管路診断システムの期間縮減率
コンクリート管
机上スクリーニング 現地スクリーニング

革新的技術

9,987 m
1,500 ｍ/日
7日

6,291 m314 m

15 日/式

3 日/式

15日

3日

塩ビ管

2,310 m

1,500 ｍ/日
2日

1,633 m11,995 m

10 日/式

10 日/式

10日

10日

10,808 ｍ

1,500 ｍ/日

67 日/式

8日

67日

22日

75日

マンホール点検

不明水調査

ICTデータ入力

モデル都市

100 箇所

76→5ha2 日/100箇所

38 日/式

2日

38日

MH点検

モデル都市

100 箇所

76→5ha162日
机上スクリーニング 現地スクリーニング

9,987 m
1,500 ｍ/日
7日

計

3,056 m

25日

計

従来技術

陶管

洗浄・詳細調査 机上スクリーニング 現地スクリーニング 洗浄・詳細調査 机上スクリーニング 洗浄・詳細調査

m

洗浄・詳細調査 机上スクリーニング 現地スクリーニング 洗浄・詳細調査 机上スクリーニング 洗浄・詳細調査

8,055 m日/式
0日

77 日/式77日

3,056 mm

1,500 ｍ/日

3,056 m日/式

2日

29 日/式

0日

84日

11,995 m

10,808 ｍ

1,500 ｍ/日

29日

104 日/式

8日

31日

104日
112日

3 日/100箇所

78 日/式

3日

78日

縮減率

47%

308日

※上記の期間縮減率は、実証研究で評価した結果である。

総合的な段階型管路診断システムの期間比較

162

革新的技術

308

従来技術

0

50

100

150

200

250

300

350

日数

図 4-3 総合的な段階型管路診断システムの期間比較
なお、ここでは今回の実証研究における効果を試算しているが、参考資料編Ⅰ.3（p.Ⅰ-95）とⅠ.4（p.Ⅰ-98）に都市規模別、モデル都市などでの期間・コスト短縮効果の試算結果を示している。これらを参考に効果を定量化することが望ましい。

55

§19 導入判断
導入効果の検討結果により、コスト、調査期間の縮減が図れることが見込まれる場合に、本技術の適切な導入範囲および委託形態などについて判断する。
【解 説】
本技術の導入判断は、「§18 導入効果検討」の結果を踏まえて、総合的に判断する。
なお、導入効果が見込まれる場合には、本技術の導入を決定し、委託形態に応じて発注
仕様書の作成（参考資料編 p.Ⅱ-2～参照）等の手続きを進めるものとする。
なお、導入効果が小さい場合には、その原因を分析し、対象とする調査内容、対象施設等の導入範囲を再検討するか、他の技術の導入可能性について検討する。また、導入費用が課題となる場合には、対象範囲を絞ることや、段階的な導入検討などを含めて、再検討する。
また、本技術の委託形態については単年度の個別委託が基本となるが、本技術を包括的民間委託や PFI、コンセッションといった長期業務に活用することにより、維持管理情報の継続的な蓄積と効率化が可能となり、個別委託よりも CAPD サイクルを有効に実践できる。そのため、管路包括委託などへ本技術を活用することによる効果を検証し、発注形態について判断することが望ましい。

56

実証研究の概要と検証結果
目次
1

2

3

4

実証研究の概要 ............................................................................................................... I-2
1-1

実証フィールドの概要 ............................................................................................ I-2

1-2

実証研究の実施期間 ................................................................................................ I-3

構成技術の概要と検証・評価結果 .................................................................................. I-4
2-1

机上スクリーニング（劣化予測システム）技術..................................................... I-4

2-2

現地スクリーニング（管きょ調査）技術 ............................................................. I-24

2-3

現地スクリーニング（不明水調査）技術 ............................................................. I-49

2-4

腐食環境調査技術（参考） ................................................................................... I-67

2-5

ICT データ入力・蓄積ツール ............................................................................... I-83

期間・コスト短縮効果の試算 ....................................................................................... I-95
3-1

都市規模によるシステム導入効果の試算（期間） ............................................... I-95

3-2

都市規模によるシステム導入効果の試算（コスト） ........................................... I-96

本実証研究成果を踏まえたコスト縮減効果算定例....................................................... I-98
4-1

コスト縮減効果試算対象となる革新的技術 .......................................................... I-98

4-2

中規模モデル都市（人口 10 万人以上） ............................................................... I-98

4-3

小規模モデル都市（人口 10 万人未満） ............................................................... I-99

4-4

考察 ..................................................................................................................... I-100

I-1

1 実証研究の概要
1-1 実証フィールドの概要(1) 大阪市
実証フィールドは大阪市のうち「大阪市単独公共下水道」平野区（合流地区）、此花区（分流地区）および「大和川下流西部流域関連公共下水道」（分流地区）の 3 処理区 3 地区である。実証フィールドは以下に示す視点で、大阪市の公共下水道において布設後 20 年以上を経過し、様々な管種と経過年数の管きょが存在する地区、また、大阪市以外の都市への事業展開も念頭に分流地区を中心に平野区内および此花区内で対象管きょを選定した。
位置図を図 1-1 に、実施対象数量を表 1-1 に示す。
⚫

劣化が懸念される布設後 20 年以上を経過した地区⚫

普及促進を考慮し、様々な管種と経過年数の管きょが存在する地区⚫

大阪市以外への展開を念頭に、分流地域がある地区
大阪府 大阪市③ 此花処理区
面積：225ha
延長：9.1km
排除方式：分流式① 平野処理区
面積：576ha
延長：9.8km
排除方式：合流式② 平野処理区
面積：48ha延長：4.8km
排除方式：分流式：実証フィールド

出典：国土地理院地図を加工して作成

図 1-1 実証フィールドの位置図（大阪市）

I-2

表 1-1 実証フィールドにおける対象管きょ実施延長（m）
実証研究年度
実証ステップ 1
実証ステップ 2
地 区
平野区
此花区

硬質塩化ビニル管陶管

コンクリート管

コンクリート管
1,012（追加）325

合流地区

544

3,056

7,315

分流地区

702

－

1,659

分流地区

10,749－－11,995

3,056

8,974

合計

(2) モデル都市(2-1) 地方公共団体の概要⚫

下水道人口整備率 86.7%。昭和 61 年より公共下水道整備事業を開始。

⚫

管路延長約 240km（約 8 割が分流式）⚫

雨天時における汚水管きょの雨天時浸入水が課題となっている。
実証フィールドの位置図（モデル都市）を図 1-2 に示す。
モデル都市

【不明水調査】
分流地区

出典：国土地理院地図を加工して作成

図 1-2 実証フィールドの位置図（モデル都市）(2-2) 実証フィールド⚫

下水道の整備から約 30 年を経過。山間地からの湧き水が多く、管路への不明水が多い地区⚫

大雨時の汚水管きょへの雨天時浸入水により、水位上昇や堆積物による閉塞などの危険性が考えられる地区

1-2 実証研究の実施期間
本実証研究の履行期間は、実証ステップ 1（平成 30 年 7 月 7 日～平成 31 年 3 月 29日）、実証ステップ 2（令和元年 7 月 9 日～令和 2 年 3 月 31 日）の 2 年間で実施した。
I-3

2 構成技術の概要と検証・評価結果
2-1 机上スクリーニング（劣化予測システム）技術(1) ICT による劣化予測システムの概要
机上スクリーニングは、地方公共団体が保有する既存データを分析し、スパン毎における劣化の発生状況を予測し、膨大な管路ストックの点検調査優先度および緊急度を評価、決定を行うものである。
劣化予測システム（以下、「本システム」という）では、既存データを使って劣化の発生可能性を多変量解析で点数化し、これを管路の劣化曲線に当てはめることで緊急度を予測する手法をとっている。
本システムにおけるシステムフローを図 2-1 に示す。

図 2-1 劣化予測システムを用いた机上スクリーニング技術フロー
本システムにおける手順は、下記のとおりである。
(1-1) 優先度予測式の導出（判別係数の算出）
スパン毎の点検調査の優先度を設定するためには、既存データから劣化の発生可能性を点数化する必要がある。これを求める数式を「優先度予測式」と呼称する。
地方公共団体が保有しているデータは限定的であることから、予測式に用いるデータ項
目は、管路の劣化状態と関連性があると考えられ、データベースとして情報が整理されてI-4

いる「管種」、「路線延長」、「管径」、「経過年数」および「平均土被り」（上流側土被りと下流側土被りの平均値を管きょの属性として適用する。以下「平均土被り」と表記する。）の 5 項目とする。
この 5 項目が劣化とどのような関係があるかについては、既存の管内調査結果を用いて、多変量解析により分析するが、この際に必要となるデータは表 2-1 のとおりである。
これらの項目が 1 つでも欠如していると判別係数が算出できないため、管路データを事前にクリーニングし、全項目が網羅されているデータのみを抽出する。
なお、「優先度予測式」は、管種ごと（コンクリート管、陶管のみ、塩ビ管を除く）に作成することから、多変量解析の変数は、管種以外の 4 項目となる。
表 2-1 多変量解析に必要なデータ
下水道台帳データ
管路諸元
調査データ

項

目

「管種」、「路線延長」、「管径」、「経過年数（布設年度）」、「平均土被り」「調査年度」、「緊急度」

多変量解析により得られる優先度予測式の基本式は式（１）に示す通りである。
判別値＝「路線延長」×X1＋「管径」×X2＋「経過年数」×X3＋「平均土被り」×X4＋「定数項」・・・式(1)
ここに、X1、X2、X3、X4：判別係数、定数項：切片（解析により自動算出）を示す。
国土技術政策総合研究所（以下、国総研と称す）データベースおよび実証都市の調査データを用いて算出した判別係数の計算結果例を表 2-2 に示す。なお、判別係数には地域性があるため、可能な限り各団体保有のデータを用いることが望ましい。
表 2-2 判別係数計算結果の例
X1

X2

X3

X4

路線延長

管径

経過年数

平均土被り

0.009242

0.000717-0.004954-0.15678

1.432748

陶管-0.02717-0.002812-0.04305-0.045862

2.151094

塩ビ管0.02318-0.00634-0.0201-0.02644

1.537799

ID

管種

1

コンクリート管23

定数項(1-2) 優先度評価（判別値の算出）
1）で導出した優先度予測式を用いて、任意の区域内における管路全スパンの優先度を評価する。評価においては、下水道台帳等より「管種」、「路線延長」、「管径」、「経過年数（布設年度）」、「平均土被り」を整理し、優先度予測式に代入し、判別値を得る。
判別値が優先度を示す点数となり、点数が低いほど劣化可能性が高く、点検調査の優先度が高いことを示す。

I-5

(1-3) 予測緊急度の算出
優先度予測式は、単に点検調査の優先順位を示すものであり、劣化の程度（緊急度）を表しているものではないため、優先度予測式で得た判別値を緊急度に読み替える必要がある。本システムでは、判別値に基づいた経過年別優先順位を健全率曲線に適用し、管路ごとの予測緊急度を算出する。緊急度の予測手順は次の通りである。緊急度の予測のイメー
ジ図を、図 2-2 に示す。
① 管齢（経過年数）ごとの管路数と管路延長を算出する。
調査済で緊急度が判明している管路の管齢＝調査年度－布設年度
緊急度を予測したい管路の管齢＝予測時点（現在）の年度－布設年度② 健全率曲線の縦軸の範囲に、管齢ごとの各管路延長を総延長で割振る。
その時、対策すべき施設の優先順位（判別値）に従い並び替えてから割振る。
緊急度が判明している場合は、各緊急度の縦軸の範囲内で割振る。
管齢ごとの総延長と各管路の延長からシェア率を算出し、縦軸の位置を決める。
この段階で各管路の状態（緊急度）を予測する（既に調査済みで緊急度が判定されている管路はその緊急度を表示する）
0.2

スパン①

劣化なし～緊急度Ⅰ 緊急度Ⅰ
劣化なし～緊急度Ⅱ
劣化なし～緊急度Ⅲ
劣化なし

管齢ごとの総延長と各管

0.2

スパン②

緊急度Ⅱ

きょの延長からシェア率

0.1

スパン③

0.1

スパン④

健

を算出し、縦軸の位置を

全
率

決める。
該当する位置を予測緊急
緊急度Ⅲ

0.4
スパン⑤

劣化なし

度とする。

生存率曲線

管齢
経過年数（年）
緊急度予測（例）

管齢40年の管きょ5スパン（ΣL=50m）
スパン①

L1=10m、判別値1= -0.20、L1/ΣL=シェア率0.2⇒ 緊急度Ⅱ（予測）

スパン②

L2=10m、判別値2= -0.19、L2/ΣL=シェア率0.2⇒ 緊急度Ⅱ（予測）

スパン③

L3= 5m、判別値3= -0.18、L3/ΣL=シェア率0.1⇒ 緊急度Ⅱ（予測）スパン④

L4= 5m、判別値4= -0.17、L4/ΣL=シェア率0.1⇒ 緊急度Ⅲ（予測）

スパン⑤

L5=20m、判別値5= -0.16、L5/ΣL=シェア率0.4⇒ 劣化なし（予測）

図 2-2 劣化予測のイメージ（緊急度の当てはめ）

I-6

なお、健全率曲線については、国総研が公開している健全率曲線を使用する。ただし、
国総研から公表されている健全率曲線は劣化なし・緊急度Ⅲ・緊急度Ⅱの 3 本の曲線で構成されていることから、本システムを用いる場合は、これらの 3 本の曲線に、「劣化なし～緊急度 I」の曲線（赤線）を新たに追加する必要があり、その曲線（生存率曲線）は、
国総研で公開されている累積残存率（図 2-3 下図）を参考に算出したものを用いている。

（年）

生存率曲線
劣化なし～緊急度Ⅰ

損壊

改築済

（更生済）

劣化なし～緊急度Ⅱ
劣化なし～緊急度Ⅲ
劣化なし

緊急度Ⅰ
緊急度Ⅱ

健
全

緊急度Ⅲ

率
劣化なし

管齢
経過年数（年）
図 2-3 国総研の健全率曲線（上図）とシステム用曲線（下図）

I-7

(2) 机上スクリーニング（劣化予測システム）技術の作業手順(2-1) 作業編成
机上スクリーニング（劣化予測システム）技術については、委託により実施することとなる。
委託の直接作業の編成は表 2-3 のとおりであり、その作業内容は、必要データを委託先に提供したのち、図 2-4 に示すフロー図の②基礎データのクリーニング作業、③基礎デー
タを用いて判別係数の算出、④判別係数の登録（コンクリート管、陶管）、⑤劣化予測対
象データの整理、⑥判別値および調査優先順位を算出、⑦管種ごとに算出された判別値を健全率曲線に当てはめ予測緊急度算出、⑧地方公共団体の管路データを取り出し、調査対象路線の抽出までの範囲である。
なお、劣化予測システム損料については、本実証研究の共同研究体の代表に問い合せすること。
表 2-3 机上スクリーニングの標準人工数量

種別

数量

単位

管路調査技師1人/日

管路調査助手1人/日

劣化予測システム損料

問い合わせ

日
（1,500m／日）※1,500m：地方公共団体の劣化予測を行う対象データの延長を示す（既存の管路調査の結果がある場合は台帳データ延長も含む）(2-2) 調査手順
机上スクリーニング（劣化予測システム）技術については、図 2-4 に示すフロー図のとおりである。
図 2-4 の机上スクリーニング（劣化予測システム）のフロー図のうち、以下に留意する事項を示す。

I-8

管路施設（台帳システム情報）① 地方公共団体の既存の管きょ調査結果の有無無し

有り【管きょ基礎データ】
国総研データのクリーニング作業

地方公共団体の台帳データのクリーニング作業+② 管きょ基礎データのクリーニング作業 *1*1 「路線延長」「管径」「経過年数」「平均土被り」を指標とする。

③ 管きょ基礎データを用いて判別係数の算出

劣化予測シ④ 判別係数の登録（コンクリート管、陶管）

ステムの作【劣化予測対象データ】

クリーニング済の国総研データ
から緊急度判定を削除+

地方公共団体の劣化予測を行う
対象データの整理

業編成範囲⑤ 劣化予測対象データの整理 *2⑥ 劣化予測対象データを用いて判別値及び調査優先順位の算出

陶管

管種*2 上流MH番号、下流MH番号、管径、布設年月日、平均土被り

コンクリート管⑦-2 算出された判別値をコンクリート管健全率曲線に当てはめて予測緊急度算出⑦-1 算出された判別値を
陶管健全率曲線に当てはめて予測緊急度算出⑧ 地方公共団体の管路データを取り出し、
調査対象路線の抽出【抽出方法】
・コスト重視（予測緊急度Ⅰ、Ⅱ ）・リスク重視（予測緊急度Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ）
・従来手法（30年経過管）

コスト重視⑨ コスト重視、リスク重視、
従来手法の選択

従来手法が有効リスク重視⑩ 予測緊急度Ⅰ、Ⅱで調査対象路線決定⑪ 予測緊急度Ⅰ、Ⅱ、Ⅲで調査対象路線決定

調査の実施（現地スクリーニングへ）⑫ 従来手法による調査対象路線決定： 劣化予測システムを用いて行う作業： 調査計画策定時に地方公共団体で判断

図 2-4 机上スクリーニング（劣化予測システム）のフロー図「②管きょ基礎データクリーニング作業」
劣化予測システムの基礎データとして、必要な指標となる「管種」、「路線延長」、「管径」、「経過年数」、「平均土被り」の全てにデータ値（数値）がない場合や整合がとれない（布設年数が調査年度よりも後など）値であるとシステムエラーが発生するため、あらかじめ国総研データおよび地方公共団体の台帳データの各路線データに値が存在する
か、整合がとれているかを確認し、その路線を基礎データから除外する作業である。
I-9また、国総研データについては、上流側・下流側のマンホール番号が付与されていない
ため、番号を付与する。地方公共団体の台帳データについても上流側・下流側のマンホー
ル番号が付与されていない場合は同様に番号を付与する。
「⑤劣化予測対象データの整理」
劣化予測対象データを用いて判別値および調査優先順位の算出にあたって、地方公共団
体の劣化予測を行う対象データについて、緊急度判定の削除を行う。これは「(1-3)予測緊急度の算出(p.I-6)」において、緊急度が判明しているものは、各緊急度の縦軸の範囲内で割振るため、緊急度判定の要因が単に老朽化による影響であれば問題ないが、老朽化以外の影響（例えば、他の工事によって管きょにひび割れが発生するなど）による要因があると予測緊急度に大きく影響を及ぼし絞り込みが難しくなることから、本緊急度判定を削除するものである。またクリーニング済みの国総研データから緊急度判定の削除を行うが、これは、地方公共団体対象データと国総研データを組み合わせることによって予測緊急度
判定が、地方公共団体対象データのみで劣化予測を行うよりも適切な予測データを得ることが可能となるためである。
「⑧地方公共団体の管路データを取り出し、調査対象路線の抽出」
劣化予測システムは、国総研データを活用し、地方公共団体データと組み合わせて分析することで、路線毎の劣化発生を予測し、優先順位をつけることができるものであり、コスト重視（予測緊急度Ⅰ・Ⅱ）、リスク重視（予測緊急度Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ）および従来手法（30 年経過管）の 3 つの方法で調査対象路線を抽出する。
コスト重視は、予測緊急度Ⅰ・Ⅱを優先的に調査対象とするものである。なお、本シス
テムは、あくまで予測であるため、実際に調査した緊急度Ⅰ・Ⅱとは異なる。本実証研究の結果では、予測緊急度Ⅰ・Ⅱと実際に調査した緊急度Ⅰ・Ⅱの緊急度適合率は概ね 50％であり、従来手法（下水道事業のストックマネジメント実施に関するガイドライン－2015
年版－：リスク評価における劣化のしやすさ 経過年数 30 年で抽出）で緊急度Ⅰ・Ⅱを発見できた路線を調査対象から除外してしまう可能性がある。ただし、本システムで抽出されていない路線については、ストックマネジメント計画の観点から、将来計画として、順次調査を行っていく必要があることにはかわりはない。
リスク重視は、従来手法と同等のリスクとなるよう、予測緊急度Ⅰ・Ⅱ・Ⅲを優先的に調査対象とするものである。本実証研究の結果では、予測緊急度Ⅰ・Ⅱ・Ⅲと実際に調査した緊急度Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの緊急度適合率は概ね 90％以上であり、従来手法と同程度のリスクである。
従来手法は、管きょの布設後、30 年以上経過した年数の管きょを抽出したものである。

I-10

「⑨コスト重視、リスク重視、従来手法の選択」
コスト重視で抽出された調査対象路線数（予測緊急度Ⅰ・Ⅱ）、リスク重視で抽出された調査対象路線数（予測緊急度Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ）および従来手法を比較し、有効な手法を選択する。
コスト重視の選択は、コスト重視で抽出された調査対象路線数（予測緊急度Ⅰ・Ⅱ）と従来手法を比較し、コスト重視の調査対象路線数が少ない場合となる。
リスク重視の選択は、リスク重視で抽出された調査対象路線数（予測緊急度Ⅰ・Ⅱ・
Ⅲ）と従来手法を比較し、リスク重視の調査対象路線数が少ない場合となる。
また、コスト重視、リスク重視の手法で、対象施設の絞り込みが困難な場合には、従来手法（経過年数による選定）により、調査対象施設を決定する。

(2-3) 劣化予測システムの抽出結果
劣化予測システムにて算出した優先度（判別値）は、csv データにて提供することが可能である。優先度（判別値）のアウトプットイメージを表 2-4 に示す。
表 2-4 優先度（判別値）の算出
優先順位 上流マンホールNo 下流マンホールNo 路線延長 管径
管齢1183031422
183031428
34.03
250
2
193241431
193241430
3.95
250
3
193242445
193242443
4.66
250
3
193231421
193231422
4.66
250
5
183022420
183022421
3.85
250
6
193231423
193231422
5.23
250
7
203213409
203213410
5.33
250
8
182932407
182932406
1.5
250
9183141412
183141413
4.37
250
10
183023407
183023408
3.72
250

判別値の低い順に並び替え

土被り
判別値
管種
平均
73 土被り1.36-1.04486573 コンクリート管
461.32 -0.902872259 コンクリート管
461.65 -0.887875037 コンクリート管
461.96 -0.887875037 コンクリート管
451.18 -0.876193109 コンクリート管
461.87 -0.875835014 コンクリート管
461.55 -0.873722729 コンクリート管
43
1.1 -0.868248933 コンクリート管
452.34 -0.865209229 コンクリート管
441.79 -0.850147645 コンクリート管

予測緊急度は、先の優先度（判別値）を用い、管種ごとに健全率曲線に当てはめを行
い、csv データにて提供することが可能である。予測緊急度のアウトプットイメージを表2-5 に示す。最終的に、これらのデータから対象の管路データを取り出し、調査対象路線を抽出した結果が報告書となる。
表 2-5 予測緊急度の算出
No

上流マンホールNo
下流マンホールNo(予測)緊急度
1153341409
153341408 (Ⅲ)
2182844413
182844414 Ⅲ
3163232431
163232430 Ⅲ
4192912411
192912413 Ⅲ
5192712453
192712452 ○6163232429
163232440 Ⅱ
7153332444
153332443 (Ⅲ)
8173041428
173041429 Ⅱ
9163232408
163232409 Ⅰ
10153333419
153333418 (Ⅱ)

調査日 管齢(年) 調査時管齢(年)
2005/03/31
15
2
2005/03/31
15
2
2006/03/31
14
2
2006/03/31
14
2
2006/03/31
14
2
2006/03/31
14
2
2005/03/31
15
2
2005/03/31
15
2
2005/03/31
15
2
2005/03/31
15
2※（）は予測緊急度を示し、（）無しは調査結果の緊急度を示す。

I-11

(3) 適用条件等の整理(3-1) 適用条件
机上スクリーニングは、コンクリート管および陶管の全ての口径に適用可能である。
ただし、管路施設の情報を統計的に分析することから、必要な条件として、以下に示す
ような適用条件がある。
なお、塩ビ管の机上スクリーニングについては、本実証研究では、塩ビ管が整備開始されてからまだ経過年数が浅いことや、劣化データが少ないこと、全管種の健全率曲線を用
いて劣化予測を行ったが判定結果にばらつきがでたことから、従来技術の方法が机上スクリーニングとしては適している結果となった。
【１】判別係数作成のための適用条件（1）管種：コンクリート管、陶管
判別係数作成に適用可能な管種は、コンクリート管、陶管の 2 種に限定される。
（2）既存調査結果（有る場合）：「管種」、「路線延長」、「管径」、「布設年月日」、「平均土被り」、「調査年月日」および「緊急度判定結果」の属性情報。
既存調査結果がある場合、必要な属性情報は、上記の 7 項目が必要である。
国総研のデータと併せて、基礎データのクリーニング（7 項目が全て揃っているかの確認および異常値の削除）が必要である。
既存調査結果（無い場合）：国総研のデータを適用する。
（3）データ数（スパン数）：各布設年度別で 30 スパン程度
統計的に有意な結果を得るためには、各布設年度別で 30 スパン程度のスパン数が必要である。なお、国総研のデータを用いることで、判別係数の作成は可能であるが、緊急度適合率の判定に影響するため、地方公共団体の地域性を反映するためには、各都市のデータ（100 スパン程度以上）を加えることが望ましい。
【２】劣化予測をするための適用条件（1）管種：コンクリート管、陶管
劣化予測に適用可能な管種は、コンクリート管、陶管の 2 種に限定される。
（2）特性（属性情報）：「管種」、「上流マンホール番号」、「下流マンホール番
号」、「路線延長」、「管径」、「布設年月日」、「平均土被り」。
基礎データの整理（上記 7 項目が全て揃っているかの確認）が必要である。

I-12

また、国総研のデータについては、判別係数作成時に使用したクリーニング済みのデー
タから調査年月日、緊急度判定結果の削除を行い、地方公共団体の劣化予測を行うデータと合わせて、劣化予測対象データとする。
机上スクリーニング技術における管種別のデータ適用条件を、表 2-6 に整理した。
表 2-6 管種別データ、健全率曲線の適用条件
管種

判別係数算出用データ

劣化予測対象緊急度算出用

データ

健全率曲線

コンクリート 【既往調査結果が有る場合】
管

鉄筋コンクリート

国総研データ＋各都市デー
タ

国総研データ＋各都市データ

陶管【既存調査結果が無い場合】

陶管

国総研データ
塩ビ管

従来技術による机上スクリーニング（経年による判定）(3-2) 日進量
劣化予測システムの日進量は、表 2-3 机上スクリーニングの標準人工数量を参照。
⚫ 日進量
1,500（ｍ／日） コンクリート管・陶管(3-3) 調査コスト
従来手法（SM 計画ガイドライン：リスク評価における劣化のしやすさ 経過年数 30 年で抽出）と比較して、机上スクリーニング単独では経済的な優位性は少ないが、現地スク
リーニング、詳細調査との連携を図ることにより、相乗効果として全体的な経済性が発揮され、調査日数も縮減可能である。
革新的技術である机上スクリーニング技術を単独で、従来技術と比較すると、従来手法よりも高度な技術を適用しているため、経済的には従来手法よりも実績ベースで 3 倍程度高くなる。
なお、机上スクリーニング（劣化予測システム）の期間については、委託によるため従来手法との比較が難しいことから、本実証研究では同等の日数として見込んでいる。

I-13

(3-4) その他の諸元
その他の諸元として、机上スクリーニング技術（劣化予測システム）の有効性を評価する項目は次のとおりである。
⚫ 緊急度適合率⚫ 絞込率⚫ 抽出不能率
劣化予測システムにより算出された優先順位、予測緊急度により現地調査を行う管路を決定する。その際、コスト重視（予測緊急度Ⅰ・Ⅱのみを調査対象とする）とする方法とリスク重視（予測緊急度Ⅰ・Ⅱ・Ⅲまでを調査対象とする）とする方法がある。
コスト重視、リスク重視におけるそれぞれの緊急度適合率、絞込率、抽出不能率については、表 2-7 のとおりである。
表 2-7 コスト重視、リスク重視の比較
項目
内容
緊急度適合率※1

コスト重視

リスク重視

予測緊急度Ⅰ・Ⅱまでを調査対予測緊急度Ⅰ・Ⅱ・Ⅲまでを調査対

象とする。

象とする。

低い

高い
低い

絞込率※2

高い

従来手法（経過年数で選定）より

調査効率は高くなる。

も、絞り込みができない可能性がある。

抽出不能率※3

適用想定
地方公共団体高い

低い

調査対象施設を限定しているた

調査対象施設を広範囲としているた

め、緊急度Ⅰ・Ⅱが抽出不能とめ、緊急度Ⅰ・Ⅱが抽出不能となるなるリスクが増える。

リスクが減る。

大都市

中小都市

対象施設が多く、絞り込みが必対象施設が限定されており、劣化の要な地方公共団体

見落としを避けたい地方公共団体※1 緊急度適合率（机上スクリーニング）：机上スクリーニングにおいて予測した劣化状態（予測緊急度）と実際に調査した劣化状態（緊急度）が一致するスパン数の割合で算出する。（本編 p.10 参照）※2 絞込率：劣化予測による、緊急性の高いスパン（緊急度Ⅰ・Ⅱ）の絞り込みの妥当性を表す指標で、従来手法による抽出スパン数（30 年以上経過管のスパン数）に対する、劣化予測システムにより抽出された緊急度Ⅰ・Ⅱのスパン数の割合で算出する。（本編 p.10 参照）※3 抽出不能率：劣化予測による緊急性の高いスパン（緊急度Ⅰ・Ⅱ）の見逃しを表す指標で、従来型 TV
カメラによる調査で緊急度Ⅰ、Ⅱであったスパンを、劣化予測で正確に判定できなかったスパンの割合として表す。以下の式により求められる。（本編 p.10 参照）

I-14

コスト重視（劣化予測システムにおいて緊急度Ⅰ・Ⅱと判定された管路のみを調査対象）とした場合、緊急度Ⅰ・Ⅱである管路を見逃している割合は高くなるが、対象施設が多く、当面、調査の絞り込みを必要としている地方公共団体に適している。
リスク重視（劣化予測システムにおいて緊急度Ⅰ・Ⅱ・Ⅲまでを調査対象）とした場
合、緊急度Ⅰ・Ⅱである管路を見逃している割合は低くなるため、ほとんど調査を実施していない地方公共団体に適している。しかしながら調査対象は多くなるため、現地スクリーニングを行うことでスクリーニングの有効性を図ることができる。

(4) 机上スクリーニング（劣化予測システム）技術の実証結果(4-1) 目標値の実証結果
机上スクリーニングにおける目標値の実証結果は、表 2-8 のとおりである。
コンクリート管・陶管については、ほぼ目標を達成できたが、塩ビ管の劣化予測は困難であった。
表 2-8 机上スクリーニングの目標値の実証結果① 机上スクリーニング

実証ステップ1 （全管種健全率曲線）

実証ステップ2 （管種別健全率曲線）

従来技術（目標値）
評価項目
予
コンクリート管

測
結
果

陶管
の
妥
当

塩ビ管

性

革新的技術（実証結果）
管きょスパン毎の緊急度Ⅰ・Ⅱ

革新的技術（実証結果）

評 価

評 価

適合率：概ね100％

管きょスパン毎の緊急度Ⅰ・Ⅱ

適合率：86.7％△

管きょスパン毎の緊急度
Ⅰ・Ⅱ（リスク重視）

適合率：93.3％○

管きょスパン毎の緊急度Ⅰ～Ⅲ

適合率：60％以上

管きょスパン毎の緊急度Ⅰ～Ⅲ

適合率：96.3％○

管きょスパン毎の緊急度
Ⅰ～Ⅲ（リスク重視）

適合率：93.8％○

管きょスパン毎の緊急度Ⅰ・Ⅱ

総合評価○

適合率：概ね100％

検討パターンによる数値の変動が大き
く、信頼性が低いと判断

×

管きょスパン毎の緊急度
Ⅰ・Ⅱ（リスク重視）

適合率：91.0％○

管きょスパン毎の緊急度Ⅰ～Ⅲ

適合率：60％以上

検討パターンによる数値の変動が大き
く、信頼性が低いと判断

×

管きょスパン毎の緊急度
Ⅰ～Ⅲ（リスク重視）

適合率：92.4％○

管きょスパン毎の緊急度Ⅰ・Ⅱ

適合率：概ね100％

検討パターンによる数値の変動が大き
く、信頼性が低いと判断

×

対象外

―

―

管きょスパン毎の緊急度Ⅰ～Ⅲ

適合率：60％以上

検討パターンによる数値の変動が大き
く、信頼性が低いと判断

×

対象外

―

―

○

×

・適用する健全率曲線曲線を全管種から管種別に変更し、さらに劣化予測による抽出スパンの範囲を緊急度Ⅰ・Ⅱから緊急度Ⅰ～Ⅲに広げる事で結論（机上スクリーニング） 緊急度適合率が向上し、目標値を達成する事ができた。

(4-2) 実証研究の総括
実証研究の結果から、以下に示すような導入検討に関する知見が得られた。
⚫

塩ビ管についてはデータ数が少なく、予測緊急度の算出が困難なため、従来技術である経過年数による机上スクリーニングが望ましい。

⚫

判別値の算出や劣化予測を行う対象データ（管きょ属性情報）については、HPから入手可能な国総研データに、対象となる地方公共団体の管きょ調査データ（管きょ劣化情報）を加えて算出する事が望ましい。

⚫

緊急度算出用の健全率曲線は、管種毎（鉄筋コンクリート管・陶管）のものを用いる事が望ましい。

実証研究の結果から得た知見より、管種毎の劣化予測の適用条件を表 2-9 に示す。

I-15

表 2-9 管種毎の劣化予測の適用条件
管・管きょ劣化情報種

健全率曲線

・劣化予測対象データ（管きょ属性情報）

コンクリート管

鉄筋コンクリート管
国総研+各都市（地方公共団体）データ

陶管

陶管

塩ビ管

従来技術による机上スクリーニング（経年による判定）(4-3) 緊急度Ⅰ・Ⅱの抽出漏れにおけるリスク軽減の考え方
表 2-10 に示すように、劣化予測システムで判定した予測緊急度Ⅰ・Ⅱにおいて、実際の緊急度Ⅰ・Ⅱであったスパンの取りこぼしリスク（抽出不能率：コンクリート管 46.7％～陶管 29.9％）が発生するため、劣化予測による抽出スパンの範囲をⅠ・ⅡからⅠ~Ⅲの範囲まで拡大することで、緊急度Ⅰ・Ⅱのスパン抽出漏れのリスクの軽減が図られるか検証を行った。
表 2-10 緊急度Ⅰ・Ⅱ判定結果と緊急度Ⅰ～Ⅲ判定結果【緊急度Ⅰ・Ⅱ判定結果（コスト重視型）】
適用した判別係数：（data4）

管種別【緊急度Ⅰ・Ⅱ判定結果】

対象
スパン数

健全率曲線

①実際に
「Ⅰ、Ⅱ」で ②劣化予測と実際で緊急度あったスパン 「Ⅰ、Ⅱ」の結果が合 適合率Ⅰ・Ⅱ
数
致するスパン数
②／①

*1

絞込率
（参考）

抽出
③抽出
不能率
*2
不能数
③／①

コンクリート管

コンクリート管

403

15

8

53.3%

63.0%

7

46.7%

陶管

陶管

123

67

47

70.1%

75.6%

20

29.9%

【緊急度Ⅰ～Ⅲ判定結果（リスク重視型）】

大幅に改善

改善

【緊急度Ⅰ～Ⅲ判定結果】 ●リスク重視

管種別

⑦劣化予測
①実際に「Ⅰ、④実際に「ⅠⅡ」であったス ⑥劣化予測と実際 緊急度適合 「Ⅰ～Ⅲ」と～Ⅲ」であった ⑤劣化予測と実際 緊急度適合
パン数判定されたス ⑧30年
で「Ⅰ～Ⅲの結果
で「Ⅰ、Ⅱの結果が
率Ⅰ～Ⅲ
率Ⅰ・Ⅱ
スパン数
経過管
【再掲】
が合致するスパン数合致するスパン数
パン数
⑤／④
⑥／①

絞込率*1
（参考）
⑦／⑧

抽出
⑨抽出
不能率
不能数*2 ⑨／①

コンクリート管

325

305

93.8%

15

14

93.3%

374

322

116.1%

1

7%

陶管

118

109

92.4%

67

61

91.0%

114

123

92.7%

6

9%

30 年経過管による緊急度Ⅰ・Ⅱの抽出不能率：0％*1

絞込率：従来手法である机上スクリーニング（30 年経過）に対する絞り込みの程度を表す。

*2

抽出不能数：劣化予測で判定されたもののうち、実際Ⅰ・Ⅱであったスパンを抽出できなかったもの。

コンクリート管および陶管の両パターンにおいて、劣化予測の対象範囲を緊急度Ⅰ・Ⅱから緊急度Ⅰ～Ⅲに広げる事で、緊急度適合率および抽出不能率に大幅な改善効果が見られた。
しかし、劣化予測の対象範囲を広げる事で絞込率も増加するため、従来手法である経過年数（30 年）によるスクリーニング結果のスパン数と比較し、コスト縮減とリスク低減のバランスを鑑みて、劣化予測の結果を判断する事が望ましい。

I-16

なお、抽出不能数となった、コンクリート管 1 スパンの状況をみると、局所的に破損（破損形状が直線的で鉄筋が一部露出）しており、外的要因（地震時荷重、企業体施工時等）による影響の可能性が高いと推測される（表 2-11、図 2-5 参照）。陶管 6 スパンの状
況をみると、取付管（塩ビ）付近ひび割れ、取付管（塩ビ）の新設接続の影響と推測される破損が 2 スパン、残りの 4 スパンは、マンホール管口付近のひび割れ破損、局所的に管ズレひび割れ、管のたるみが発生しており、外的要因（地震時荷重、企業体施工時等）による影響の可能性があると推測される（表 2-12、図 2-6 参照）。
表 2-11 抽出不能となったコンクリート管の状況
調査No.
097

延長(m) 管種

布設年月日 管齢(年) 破損状況

管径(mm) 土被り(m)6.2 コンクリート管

400

1.5

1974/1/1

写真番号

局所的に破損（破損形状が直線的で鉄筋が一部
44 露出）しており、外的要因 ①による影響の可能性が高い

図 2-5 抽出不能となったコンクリート管の状況写真例

調査No. 延長(m) 管種

表 2-12 抽出不能となった陶管の状況
管径(mm) 土被り(m) 布設年月日 管齢(年) 破損状況

103

5.7 陶管380

1.022

1970/1/1

109

10.9 陶管

380

1.027

1970/1/1

113

14.35 陶管

380

2.495

1974/1/1

013

17.65 陶管

380

1.69

1972/1/1

071

5.85 陶管

300

1.715

1974/1/1

102

8.95 陶管

380

2.115

1970/1/1

I-17

写真番号

取付管（塩ビ）付近ひび割
48 れ①
取付管（塩ビ）2か所とも管
48 口付近にA,B破損②
MH管口付近にひび割れ、
44 5本/19本が不良であり局 ③
所的
局所的にひび割れ、全体
46 的にたるみ④
44 管ズレ、破損⑤
管口付近破損、ズレ、たる
48 み⑥

図 2-6 抽出不能となった陶管の状況写真例

I-18

(5) 机上スクリーニング（劣化予測システム）の課題と留意事項
机上スクリーニングとして、全管種用の健全率曲線を用いて劣化予測を行った結果、コンクリート管については、緊急度適合率と絞り込み率のバランスが良くなる結果となり、一定の有用性が確認できた。
しかし、陶管、塩ビ管に関しては、判定結果にばらつきが見られ、劣化予測システムによる絞り込みに課題が残る結果となった。この課題の解消、更なる効率性、高精度化に向けた検証が必要である。
そこで、コンクリート管、陶管において適用する健全率曲線の細分化および他都市の管きょデータによる劣化予測を実施し、劣化予測による絞り込みの効率化、低コスト化を目標に検証を実施した。
(5-1) 劣化予測の検証の流れ
実証ステップ 1 の結果を踏まえて、実証ステップ 2 においては次のとおり検証を行った。
【検証①－1】健全率曲線における全管種と鉄筋コンクリート管・陶管の予測結果を比較【検証①－2】複数都市の管きょデータを用いた劣化予測の適合性の確認
図 2-7 に劣化予測の検証の流れを示す。
【実証ステップ.1】

データのクリーニング作業
基礎データ作成
判別係数の算出【実証ステップ.2】

判別係数の登録（管種ごと）

検証①-1
適用する健全率曲線において、全管種とコンクリート管・陶管との予測結果の比較

検証①-2

対象データの整理

判別値の算出

複数都市の管きょデータによる劣化予測結果と管きょ調査
データとの適合性を確認

判別値を健全率曲線に当てはめ劣化予測を行う

図 2-7 劣化予測の検証の流れ

I-19

(5-2) 健全率曲線における全管種とコンクリート管・陶管との予測結果の比較（検証①－
１）
鉄筋コンクリート管・陶管の健全率曲線を用いて劣化予測を行い、実証ステップ 1 で実施した全管種の健全率曲線の結果と比較し、緊急度の予測に最も適した健全率曲線について検証した。図 2-8 に検証①－1 のイメージを示す。
実証ステップ1の検証
健全率曲線（全管種）

実証ステップ2の検証
健全率曲線（管種毎）

判別係数：【data_4】＊1

判別係数：【data_4】＊１

判別値の算出

判別値の算出

劣化予測対象データ：

劣化予測対象データ：

大阪市（対象路線含）

大阪市（対象路線含）健全率曲線：【全管種】に当てはめて劣化予測

健全率曲線
の細分化

健全率曲線：【鉄筋健全率曲線：【陶コンクリート管】に当て

管】に当てはめて劣

はめて劣化予測

予測緊急度の算出

化予測

予測緊急度の算出

適合率、絞込み率

適合率、絞込み率

比較検証*1：管きょの劣化データ量が最も多く全管種の健全率曲線で最も高い適合率と絞込率の組合わせのデータ

図 2-8 検証①－１のイメージ① 予測結果の実証
健全率曲線の違いによる劣化予測の結果について、表 2-13 に示す。
表 2-13 健全率曲線の違いによる劣化予測の結果
管種別

健全率曲線

予測対象
スパン数

① 実際に
「Ⅰ、Ⅱ」で ②劣化予測と実際あったスパン数 で「Ⅰ、Ⅱ」の結果が合致するスパン数

コンクリート管陶管

全管種
コンクリート管
全管種
陶管

403
123

15
67

緊急度
適合率
②／①

*

絞込率
（参考）

③ 劣化予測で「Ⅰ、Ⅱ」と判定されたスパ ②劣化予測と実際
で「Ⅰ、Ⅱ」の結果
ン数が合致するスパン数
【参考】

正答率
②／③

13

86.7%

87.9%

283

13

8

53.3%

63.0%

203

8

3.9%

30

44.8%

48.0%

59

30

50.8%

47

70.1%

75.6%

93

47

50.5%

I-20

4.6%

備考

① コンクリート管の劣化予測（全管種の健全率曲線と鉄筋コンクリート管の健全率曲線の比較）
全管種の緊急度適合率は約 87％、鉄筋コンクリート管の緊急度適合率は約 53％となり、管種別の健全率曲線を適用する事で適合率が下がる。
しかし、劣化予測システムによって予測した緊急度Ⅰ・Ⅱにおいて、実際に緊急度Ⅰ・Ⅱであったものの割合を表す正答率に関しては、全管種および鉄筋コンクリ
ート管の健全率曲線の両方で約 4％前後であり、同等の予測結果となった。
② 陶管の劣化予測（全管種の健全率曲線と陶管の健全率曲線の比較）
全管種の緊急度適合率は約 45％、一方、陶管の緊急度適合率は約 70％となり、健全率曲線を変更することで適合率の大幅な向上が見られた。
また、正答率に関しても 50％となり、コンクリート管の劣化予測と同様の結果となった。
② 劣化予測の考察
管種毎の健全率曲線による劣化予測を行った結果、健全率曲線の違いによって、予測緊
急度Ⅰ・Ⅱの抽出スパン数が変化し、緊急度適合率の結果に大きく影響を与えることがわかった。
前述のとおり、コンクリート管の対象スパンにおいては、劣化予測に用いる健全率曲線を全管種にした場合に比べ、鉄筋コンクリート管を用いた場合では緊急度適合率が低くな
る傾向となった。
原因としては、健全率曲線の傾きの変化により、全管種に比べ緊急度Ⅰ・Ⅱの領域が狭くなった事による影響が大きいと考えられる。また、対象となった大阪市の管きょデータにおいて、緊急度Ⅰ・Ⅱの割合が予測対象データ数に対して著しく低い（ 15／403＝
3.7％）事も原因に挙げられる。（全国のコンクリート管の緊急度Ⅰ・Ⅱの割合は約 32％（図 2-9【国総研提供データ】より）である。）○ コンクリート管○ 陶管【出典： 国土技術政策総合研究所（下水道管きょ健全率予測式2017）】

図 2-9 健全率曲線（鉄筋コンクリート管、陶管）

I-21

しかしながら、対象管きょには鉄筋コンクリート管の健全率曲線は緊急度適合率は合わなかったが、大阪市の劣化傾向の影響を受けて、全管種、鉄筋コンクリート管ともシステ
ムの正答率が約 4％と低い結果になったと考えられることから、陶管と同様に、鉄筋コン
クリート管の特性が反映されている健全率曲線を用いることが妥当と考えられる。
前述のとおり、陶管について、劣化予測に用いる健全率曲線を全管種にした場合に比べ、陶管を用いた場合では緊急度適合率が高くなる傾向となった。これは陶管が持つ外的要因による破損などの劣化要因の特性が、陶管の健全率曲線に反映されているためと考えられる。また、システムが予想した緊急度Ⅰ・Ⅱのうち 50％以上が実際の緊急度Ⅰ・Ⅱであったことから机上スクリーニング技術としては一定の効果があると考えられる。
(5-3) 複数都市の管きょデータを用いた劣化予測の適合性の検証（検証①－２）
普及展開における適用性を確認するため、国総研から提供された複数都市の管きょデー
タを用いて劣化予測を行い、予測緊急度と調査結果（緊急度）との適合性を確認する。図2-10 に検証①－2 のイメージを示す。
判別係数：【data_4】

判別値の算出

判別値の算出

劣化予測対象データ：

劣化予測対象データ：

国総研提供データ

各複数都市データ（各都市データ含む）

健全率曲線：【全管種】に当てはめて劣化予測

健全率曲線：【鉄筋コンクリート管】・【陶管】に当てはめて劣化予測

緊急度の算出

緊急度の適合国総研提供データ（調査済み緊急度）

図 2-10 検証①－２のイメージ

I-22

検証の結果、複数都市（12 都市）の管きょデータを用いて予測緊急度を算出した場合、全管種よりも管種毎の健全率曲線を適用した方が精度向上の傾向が見られるため、他都市のデータで劣化予測を行う場合、管種毎の健全率曲線を用いた方が良いと考えられる。
管きょの調査年度にバラツキがあるため、適合率の精度は劣るものの、劣化予測対象のデータについては、国総研提供データ（都市データ含む）を用いた方が、各都市のみのデータを用いた場合よりも、適合率・絞込率共に良好な結果となる傾向にある。

(5-4) 国総研データベースについて
本劣化予測システムは、管路施設の劣化に関する基礎データ（国土技術政策総合研究所
下水道研究室ホームページ（http://www.nilim.go.jp/lab/ebg/rekka-db.html）で公開されている）を活用している。
本実証研究で用いた国総研データベースは、「deterioration_db_ver2」（2017 年度公開）であり、データベースの最新版を用いる方が、予測精度の向上が見込まれる可能性があるため、最新版のデータベースであるかを確認すること。

I-23

2-2 現地スクリーニング（管きょ調査）技術(1) 現地スクリーニング（管きょ調査）技術の概要
これまでの管きょの TV カメラ調査は、50 年を超過した管路の全てを対象に詳細調査を実施しているが、現地スクリーニング技術である点検直視型カメラを用いた管内点検や、洗浄と併せて実施可能な高圧洗浄カメラを用いることにより、詳細調査の対象を削減することが可能である。
現地スクリーニング技術は、管種毎に調査機器を選択し、コンクリート管や陶管について、点検直視型カメラまたは高圧洗浄カメラ（高圧洗浄カメラ）を活用する事で詳細調査の効率化を図る事が目的である。
本実証研究では、点検直視型カメラによるコンクリート管のスクリーニング調査の有効性および塩ビ管における詳細調査としての本カメラ機器の適用性について検証する。更に、高圧洗浄型カメラによる陶管のスクリーニング調査の有効性についても検証を行うものである。
現地スクリーニング技術の作業内容は、表 2-14 のとおりである。

管種

表 2-14 現地スクリーニング（管きょ調査）技術の実証内容
検証内容
検証方法
取得データ数コンク
リート
管

点検直視型カメラによる「スクリーニング調査」の有効性を検証

・ 点検直視型カメラによる「スクリーニン
グ調査」を実施後、従来型 TV カメラによる「詳細調査」を同一管きょにて実施
・ 調査結果を比較することで、「スクリー
ニング調査」の有効性を検証

陶管

高圧洗浄カメラによる「スクリーニング調査」の有効性を検証

・ 高圧洗浄カメラによる「スクリーニング
調査」を実施後、従来型 TV カメラによる「詳細調査」を同一管きょにて実施
・ 調査結果を比較することで、「スクリー
ニング調査」の有効性を検証

管きょ延長（3,056m）

点検直視型カメラによる「詳細調査」としての適用性を検証・ 点検直視型カメラと従来型 TV カメラを使用し、「詳細調査」を同一管きょにて実施
・ 調査結果を比較することで、「詳細調査」の適用性を検証

管きょ延長（11,995m）

塩ビ管

I-24

管きょ延長
（10,335m）

(1-1) 現地スクリーニングの流れ（管きょ調査実施フロー）
現地スクリーニングの流れを管種別に、図 2-11、図 2-12 に示す。
再選定

調査路線の選定

スクリーニング調査《陶管》
高圧洗浄カメラ（洗浄含む）《コンクリート管》
点検直視型カメラ

走行不能路線

管路調査結果緊急度(簡易版)

点検直視型カメラ

スクリーニング検証
有効性を検証

洗 浄

TVカメラ

緊急度

管路調査結果（詳細調査）※有効性検証のため( TVカメラ )予測結果の比較入力

机上スクリーニング(劣化予測システム)

データ蓄積
ツール

図 2-11 現地スクリーニングフロー（陶管、コンクリート管）

調査路線の
選定

洗 浄

点検直視型カメラ

管路調査結果緊急度（詳細調査）(簡易版)

点検直視型カメラ
詳細調査の適用性を検証

TVカメラ（詳細調査）※適用性検証のため

管路調査結果

入力

データ蓄積
ツール

緊急度
( TVカメラ )予測結果の比較机上スクリーニング(劣化予測システム)

図 2-12 現地スクリーニングフロー（塩ビ管）(1-2) 判定基準
各調査技術の検証に用いる TV カメラ調査の判断基準は、公益社団法人日本下水道協会の「下水道維持管理指針」実務編 2014 年版を使用して行う。
I-25

① 陶管、コンクリート管
陶管、コンクリート管の判定基準は、表 2-15 のとおりである。
表 2-15 調査項目と劣化診断基準
ランク

Ａ

Ｂ

Ｃ

鉄筋露出状態

骨材露出状態

表面が荒れた状態

内径以上

内径の 1/2 以上

内径の 1/2 未満

内径の 1/2 以上

内径の 1/4 以上

内径の 1/4 未満

内径の 1/4 以上

内径の 1/8 以上

内径の 1/8 未満

ａ

ｂ

ｃ

軸方向のクラックで
幅 2 ㎜以上

軸方向のクラックで
幅 2 ㎜未満

軸方向のクラックが管長の 1/2 未満－

項目
1） 管の腐食

ス
パ
ン
全
体
で
評
価

2）上下方向のたるみ

管きょ内径（700 ㎜未満）
管きょ内径（700 ㎜以上
1,650 ㎜未満）
管きょ内径
（1,650 ㎜以上
3,000 ㎜以下）

ランク
項目
鉄筋コンクリート管
等3）管の破損4）管のクラック

管

鉄筋コンクリート管
等陶5）管の継手ズレ

管軸方向のクラックが管長の 1/2 以上
円周方向のクラックで
幅 5 ㎜以上
円周方向のクラックでその長さが円周の2/3 以上円周方向のクラックで
幅 2 ㎜以上
円周方向のクラックでそ の 長さ が 円周の2/3 未満鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ等：
70 ㎜以上陶管：
50 ㎜以上円周のクラックで
幅 2 ㎜未満

噴き出ている

流れている

にじんでいる

本管内径の 1/2
以上
内径の 1/2 以上
閉塞
内径の 1/2 以上
閉塞

本管内径の 1/10
以上
内径の 1/2 未満閉
塞
内径の 1/2 未満閉
塞

本管内径の 1/10
未満

内径の 3 割以上

内径の 1 割以上

内径の 1 割未満

脱6）浸入水
7）取付け管の突出し 注 2

注 1

軸方向のクラックで
幅 5 ㎜以上
欠落

陶

管
１
本
ご
と
に
評
価

欠落

8）油脂の付着注29）樹木根侵入

注210）モルタル付着

注2

却－
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ等：
70 ㎜未満陶管：
50 ㎜未満－－段差は、㎜単位で測定する。また、その他の異常（木片、他の埋設物等で上記にないもの）も調査する。
注27）取付け管の突出し、8）油脂の付着、9）樹木根侵入、10）モルタル付着については、基本的に清掃等で除去できる項目とし、除去できない場合の調査判定基準とする。

I-26

② 塩ビ管塩ビ管の判定基準は、表 2-16 のとおりである。
表 2-16 本管用調査判定基準（塩ビ管）
ランク
評全
ス
体
パ
で
ン
価の

項目

適用

上下方向の
たるみ

管きょ内径
800㎜以下

Ａ

Ｂ

Ｃ

内径以上

内径の1/2以上

内径の1/2未満

ａ

ｂ

ｃ

－

－

ランク
項目

管
１
本
ご
と
に
評
価

管の破損及び軸方向クラック

亀甲状に割れている管の円周方向クラック

円周方向のクラックで
幅：5㎜以上円周方向のクラックで
幅：2㎜以上円周方向のクラックで
幅：2㎜未満管の継手ズレ脱却

接合長さの1/2以上

接合長さの1/2未満

たわみ率15％以上の偏平

たわみ率5％以上の偏平

－

本管内径の
1/10以上内面に突出し本管内径の1/10未満内面に突出し－噴き出ている

流れている

にじんでいる

取付け管の突出し本管内径の1/2以上

本管内径の1/10以上

本管内径の1/10未満

油脂の付着

内径の1/2以上閉塞

内径の1/2未満閉塞

－

樹木根侵入

内径の1/2以上閉塞

内径の1/2未満閉塞－

モルタル付着内径の３割以上

内径の１割以上

内径の１割未満偏平変形※（内面に突出し）浸入

水軸方向のクラック※材料の白化が伴う変形はａランクとする。

(2) 現地スクリーニング（管きょ調査）技術の作業手順
点検直視型カメラまたは高圧洗浄カメラを用いたスクリーニング調査は、作業区分に応じた適切な人員配置のもと、安全管理に努めるとともに、関連法令や地方公共団体等が定める基準を順守して適切に行うものとする。
(2-1) 作業編成
① 点検直視型カメラ
点検直視型カメラによる調査は、準備・機材設置・計測・機材回収・後片付けという作業が、現場におけるサイクルである。この調査サイクルを 1 日の作業時間の中で複数回行う。
現場作業においては、表 2-17 に示すように、調査人員として調査技師 1 名をはじめとする計 4 名、使用車両・機材として、資機材運搬車両、点検直視型カメラ、ガス検知器等が必要である。作業範囲としてはマンホール周辺 2m×3m 程度である。

I-27

表 2-17 点検直視型カメラの作業区分、作業内容（現場作業）
作業内容
作業区分

調査員人数
・職種

使用車両・機材

作業範囲
2ｍ×3ｍ程度

必要な消耗品準備

管路調査技師×

資機材運搬車両（作業帯設置1

点検直視型カメラ

作業用品

・酸欠測定等）管路調査助手×マンホール鍵（ヘルメット

1

ガス検知器

・ゴム手袋

管路調査作業員

送風機

・ウエス

計測

×2

チェーンブロック・チョーク等）（動画撮影等）

計4名

作業帯

機材設置

記憶メディア（カラーコーン

機材回収

・バー等）

後片付け

※塩ビ管に対しては、上記カメラを詳細調査として適用するため、別途事前洗浄を必要とする。

② 高圧洗浄カメラ
高圧洗浄カメラによる調査は、準備・機材設置・計測・機材回収・後片付けという作業が、現場におけるサイクルである。この調査サイクルを 1 日の作業時間の中で複数回行う。
現場作業においては、表 2-18 に示すように、調査人員として管路調査技師 1 名をはじめとする計 4 名、使用車両・機材として、高圧洗浄車、高圧洗浄カメラ、ガス検知器等が必要である。作業範囲としてはマンホール周辺 2.5ｍ×6ｍ程度である。

作業区分
準備
（作業帯設
置・酸欠測
定等）
機材設置
計測
（洗浄・動
画撮影等）

表 2-18 高圧洗浄カメラの作業区分、作業内容（現場作業）
作業内容
調査員人数
使用車両・機材
作業範囲
必要な消耗品・職種
管路調査技師×1
高圧洗浄車
2.5 ｍ ×6 記憶メディア
管路調査助手×1
高圧洗浄カメラｍ程度
作業用品
管路調査作業員×2 マンホール鍵（ヘルメット
計 4 名 ガス検知器
・ゴム手袋
送風機
・ウエス
チェーンブロック・チョーク等）
作業帯（カラーコーン
・バー等）

機材回収
後片付け

I-28

(2-2) 作業手順
① 点検直視型カメラ
点検直視型カメラの作業手順は、図 2-13 のとおりである。

準備工

管内調査
※1

後片付け

異常箇所の
発見・判定・記録
※2

※1
※2

作業完了

報告書作成
管路診断

調査前の管路内高圧洗浄は実施しない（コンクリート管対象）事務所にて実施

図 2-13 点検直視型カメラの調査手順② 高圧洗浄カメラ
高圧洗浄カメラの調査手順は、図 2-14 のとおりである。

準備工

管内調査
※1

後片付け

異常箇所の
発見・判定・記録
※2

※1
※2

作業完了

報告書作成
管路診断

管路内高圧洗浄と同時実施
事務所にて実施

図 2-14 高圧洗浄カメラの調査手順

I-29

(2-3) 異常診断・報告書作成① 点検直視型カメラ
事務所作業は、異常診断、報告書作成の流れで作業を行う。従来型 TV カメラ調査では現場で異常診断していたのに対して、撮影した動画データを事務所で確認し異常診断を行うことで、現場作業の効率化が可能となる。報告書作成は表 2-19 に示すように、調査人員として管路主任技師 0.3 名をはじめとする計 3.3 名、使用機材として、パソコン等が必要となる。
表 2-19 点検直視型カメラの作業区分、作業内容（事務所作業）
作業区分

作業内容
調査員人数・職種

使用車両・機材

作業範囲

必要な消耗品

報告書

管路主任技師×0.3

パソコン等

－

作成

管理技師×1

綴込みファイル用紙

管路調査技師×1

インク等

記憶メディア

管路調査助手×1
計 3.3 名② 高圧洗浄カメラ
事務所作業は、異常診断、報告書作成の流れで作業を行う。従来型 TV カメラ調査では現場で異常診断していたのに対して、撮影した動画データを事務所で確認し異常診断を行うことで、効率化が可能となる。報告書作成は表 2-20 に示すように、調査人員として管路主任技師 0.3 名をはじめとする計 3.3 名、使用機材として、パソコン等が必要となる。
表 2-20 高圧洗浄カメラの作業区分、作業内容（事務所作業）
作業区分

作業内容
調査員人数・職種

使用車両・機材

作業範囲

必要な消耗品

報告書

管路主任技師×0.3

パソコン等

－

作成

管理技師×1

綴込みファイル用紙

管路調査技師×1

インク等

記憶メディア

管路調査助手×1
計 3.3 名点検直視型カメラまたは高圧洗浄カメラを現地スクリーニング（管きょ調査）技術として利用する場合の異常診断における判定基準表（案）を表 2-21 に示す。
スクリーニング調査の目的は、広範囲の管路の劣化状態を大まかに把握するもので、その最大の特長は、従来よりも速く、安価に、緊急な対応を要する異常などを発見することであるため、軽度の異常は判定しないことを基本とする。

I-30

表 2-21 異常診断における判定基準表（案）
鉄筋コンクリート（遠心力鉄筋コンクリート管を含む）および陶管
ランク
A
異常項目

B

腐食

鉄筋露出

骨材露出

上下方向のたるみ

内径以上

内径1/2以上

破損
クラック
継ぎ手隙間・ズレ（管口の不良を含む）
浸入水
取付け管の突出し油脂付着
樹木根侵入
モルタル付着
土砂推積

欠落、亀甲状のクラック
または、軸方向の明らかに開きのあるクラック
円周方向のクラックが全周の1/2以上
または、クラックの幅が明らかなもの

円周方向のクラックが全周の1/2未満

脱却

明らかな隙間上下左右方向のズレ

噴き出ている

流れている

内径の50％以上

内径の20％～50％以上

硬質塩化ビニル管
ランク
異常項目
上下方向のたるみ

表面剥離、軸方向のクラック

A

B

内径以上

内径1/2以上

破損

欠落、亀甲状のクラック
または、軸方向のクラック

―

クラック

円周方向のクラック―

継ぎ手隙間・ズレ（管口の不良を含む）

脱却

明らかな隙間浸入水

噴き出ている

流れている

偏平

偏平している―変形

内面へ突出している―取付け管の突出し油脂付着
内径の50％以上
内径の20％～50％以上
樹木根侵入
モルタル付着土砂推積※基準内の「明らかな」については、クラック、破損は2～5mm、継手隙間は50～70mmを想定している※パッキン外れや障害物等、上記以外の計上すべき異常があった場合は備考に計上する。
※上記の基準は判定基準の案であり、下水道管理者の基準や調査目的に応じて内容を変更することがある。

また、図 2-15～図 2-17 に、実証フィールドにおけるスクリーニングカメラによる異常写真の例を示す。

I-31

実証フィールドにおける異常写真例【コンクリート管】
たるみ

破損

クラック

継手ズレ

浸入水

取付管突出し木根侵入

モルタル付着土砂堆積

図 2-15 点検直視型カメラによる異常写真例（コンクリート管）
I-32

実証フィールドにおける異常写真例【陶管】
破損

クラック

継手ズレ

取付管突出し木根侵入

モルタル付着図 2-16 高圧洗浄カメラによる異常写真例（陶管）

I-33

実証フィールドにおける異常写真例【塩ビ管】
たるみ

破損

クラック

継手ズレ

浸入水

変形

取付管突出し油脂付着

木根侵入

図 2-17 点検直視型カメラによる異常写真例（塩ビ管）
I-34

報告書作成は、表 2-21 の異常判定基準（案）に基づき判定したスクリーニング結果集
計表（図 2-18）と、スクリーニング結果図面（図 2-19）および、スクリーニング調査写
真帳（図 2-20）の 3 種類を基本とし作成する。

記録表
№

人孔番号

管種

管径

人孔間
延長

mm

ｍ

腐食

上流

下流

1

402024402023

HP

250

19.70

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

402023402022402021402020402019402018402009402011402012402013402014402022402021402019402019402018402008402008402009402011402012402013

HP
HP
HP
HP
HP
VU
VU
VU
VU
HP
HP

250
250
250
300
300
350
350
350
300
250
250

20.34
20.22
20.16
19.80
19.17
8.89
11.73
8.75
3.06
24.04
19.99

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

402015402016402017402003402006402002402001402008415009415024415025415026415027402014402015402016402002402005402001402020402007402002415023415024415025415026

HP
HP
HP
HP
VU
HP
HP
VU
HP
HP
HP
HP
HP

250
250
250
300
350
300
300
350
250
250
250
250
250

19.75
19.86
19.82
20.15
8.81
13.72
7.00
29.20
23.85 1
29.45
29.87
30.40
29.79

計

たるみ

Ａ Ｂ Ａ Ｂ

破損

クラック

ズレ
隙間

浸入水

取付管
突出し

油脂
付着

樹木根
侵入

ﾓﾙﾀﾙ
付着

土砂
堆積

a

a

a

a

a

a

a

a

a

b
1

b

b

b

b

b

b

b

b

計
Aa Bb

計

2

2

1

1

1
1

1

1

2
1

1

1

1

1

1

1

2

3
1
2

3
1
4

1

2
1

2
2

1
2

2
1
1
2

2

1
2

1

1

1

1
1

1
1
1

2
1

1
1

477.52 1

1

1

4

3

3

1

1

1

1
1

1

4

1

2

8

17 25

図 2-18 スクリーニングカメラの調査報告書作成例（スクリーニング結果集計表）
スクリーニング調査結果図面
10
11

9
7

8

12
21

6

13

4

14

5

22

3
20

15

2

1

19

17 18

16
23

凡 例
402024 ： マンホール番号
1： 施設番号

24

スクリーニング結果： 緊急を要する改築修繕必要スパン： 清掃必要スパン： 詳細調査必要スパン25

出典：国土地理院地図を加工して作成

図 2-19 スクリーニングカメラの調査報告書作成例（スクリーニング結果図面）

I-35

2

記録表№〇〇

人孔番号：〇〇～〇〇

余白

写真番号：〇〇

浸入水b

記録表№〇〇

人孔番号：〇〇～〇〇

余白

写真番号：〇〇

木根侵入a

図 2-20 スクリーニングカメラの調査報告書作成例（スクリーニング調査写真帳）(3) 機器の必要性能
現地スクリーニング（管きょ調査）に用いる点検直視型カメラまたは高圧洗浄カメラの標準仕様と、調査を実施する上で必要となる性能を整理する。
現地スクリーニング（管きょ調査）技術の標準仕様および必要性能、本フィールドにおける日進量・調査コストを整理することで、導入に際する発注方法および業者選定における指標を明確化する。
(3-1) 標準仕様
① 点検直視型カメラ
点検直視型カメラの仕様を表 2-22 に示す。

I-36

表 2-22 点検直視型カメラ
項目
適用管径
管形状
走行速度
カメラ総画素数
カメラ焦点
カメラ画角
カメラ防水
照明ランプ
自走車用
バッテリー電源
自走車用
バッテリー容量
カメラ用バッテリー
カメラ用
バッテリー稼働時間

標準仕様表

S タイプ
φ150 ㎜～250 ㎜

M タイプ
L タイプ
φ250 ㎜～350 ㎜
φ350 ㎜～700 ㎜
円形・矩形
12.8ｍ／分（M タイプ）
1,680 万画素（有効画素数 1,110 万画素）
オート
170 度
IP67（防水保護ケース）
LED
7.4Ⅴ

14.8Ⅴ

4,000mAh

8,000mAh

リチウム・イオン電池
約 2 時間（連続）② 高圧洗浄カメラ
高圧洗浄カメラの仕様を表 2-23 に示す。
表 2-23 高圧洗浄カメラ 標準仕様表
項目
適用管径
管形状
走行速度
カメラ解像度
カメラ焦点
カメラ画角
カメラ防水
照明ランプ
カメラ用バッテリー
カメラ用
バッテリー稼働時間仕様
φ200 ㎜～600 ㎜
円形・矩形
高圧ホースの巻き取り速度に準ずる
高密度 1,280×720 ピクセル
オート
130 度
10ｍ防水
LED
リチウム・イオン電池
約 3 時間（連続）(3-2) 必要性能
① 点検直視型カメラ
標準仕様と同等以上の性能を有すること。
但し、上記と併せて本ガイドライン（案）で示す「有効性」※を満足できることが必要である。
※「有効性」：緊急度判定（Ⅰ・Ⅱ）の適合率が概ね 100%であること。（コンクリート管）：異常検出率（異常項目が一致した割合）が 80%以上であること。（塩ビ管）

I-37

② 高圧洗浄カメラ
標準仕様と同等以上の性能を有すること。
但し、上記と併せて本ガイドライン（案）で示す「有効性」※を満足できることが必要である。
※「有効性」：緊急度判定（Ⅰ・Ⅱ）の適合率が概ね 100%であること。

(3-3) 日進量
① 点検直視型カメラ
現地調査における日進量は、従来型 TV カメラ（日進量：300m／日）に対して、3 倍（900m／日）である（表 2-24 参照）。
② 高圧洗浄カメラ
現地調査における日進量は、洗浄とカメラ調査を同時に実施する事から、350ｍ／日となり、大幅な縮減効果が得られなかったものの、スクリーニング技術として従来型 TV カ
メラと比較して日進量が向上しているといえる（表 2-24 参照）。
表 2-24 スクリーニングカメラの日進量（単位：m/日）

スクリーニングカメラ

現地調査

報告書作成

点検直視型カメラ

900

800

高圧洗浄カメラ350

800

従来型 TV カメラ（参考）

300

600

※上記数値は、本フィールドにおける実績値であり、現場条件により変動することに留意する。

(3-4) 調査コスト
現地スクリーニング（管きょ調査）は、従来型 TV カメラ調査を実施する箇所を選定するための調査であるため、単独で完結する調査ではないが、双方の調査コストを比較すると以下のとおりとなる。
① 点検直視型カメラ
調査コストは、従来型 TV カメラに比べ、点検直視型カメラは大幅なコストの縮減効果がある。また、洗浄を実施しないスクリーニング技術である事から、洗浄費のコスト縮減も見込める。
② 高圧洗浄カメラ
日進量で述べたように、洗浄とカメラ調査を同時に実施するものであるが、従来手法と比較して調査コストにおける大幅な縮減効果は得られなかった。
(4) 適用範囲
点検直視型カメラ・高圧洗浄カメラを用いた現地スクリーニング（管きょ調査）技術の適用範囲や性能が、導入しようとするフィールドに適しているかを確認する必要がある。
I-38

それぞれのスクリーニングカメラの適用範囲や適用条件、専門技術性を明示すること
で、導入しようとするフィールドの特性を踏まえた技術の適切な導入が可能となる。
(4-1) 適用範囲
各スクリーニングカメラの適用範囲は、表 2-25 のとおりである。
表 2-25 スクリーニングカメラの適用範囲
管路条件

点検直視型カメラ

高圧洗浄カメラ

管種

従来型 TV カメラ

問わない
φ200mm 以上

φ150mm 以上

管径600mm 以下

700mm 以下

※本機材の性能

土被り

φ200mm 以上
700mm 以下

問わない

管路延長

200ｍ以下100ｍ以下※後方接続ロープ延※高圧洗浄ホース延

長による

長による

500ｍ以下(4-2) 適用条件
各スクリーニングカメラの適用条件は、表 2-26 のとおりである。
表 2-26 スクリーニングカメラと従来型 TV カメラの適用条件
条件

点検直視型カメラ

交通量問わない ※通常の交通量で保安設備の設置が可能であること

マンホール位置問わない

作業スペース（幅員等）

高圧洗浄の有無
水深

高圧洗浄カメラ2ｍ×3ｍ程度
2.5ｍ×6m 程度※上下流マンホール

2.5ｍ×6m 程度

同時開放
問わない

必要

※塩ビ管除く

※洗浄と同時実施

必要

管径の 50％未満 ※50％以上の場合は水替え工を別途適用
20％以下

土砂堆積率

従来型ＴＶカメラ※φ450mm 以下を
対象

問わない

問わない

※洗浄と同時実施※洗浄後に調査実施

I-39

(4-3) 専門技術性
各スクリーニングカメラの専門技術性は、表 2-27 のとおりである。
表 2-27 スクリーニングカメラの専門技術性項目

点検直視型カメラ

高圧洗浄カメラ

従来型 TV カメラ

管径設定
機器の初期

管径設定

調整項目

管径設定

照明類設定
管路情報表示設定→下水道管路管理専門技士

管路内高圧洗浄

照明 ON・録画→下水道管路管理専門技士

前進・後退

洗浄ノズルをカメラノズ

側視回転ルに変更、照明 ON・録画→下水道管路管理専門技士

知識と経験が必要

知識と経験が必要

知識と経験が必要→下水道管路管理→下水道管路管理→下水道管路管理専門技士/主任技士

専門技士/主任技士

専門技士/主任技士

前進

機器の操作

照明 ON

手順

異常箇所の

録画

有無・判定

(5) 現地スクリーニング（管きょ調査）技術の実証結果(5-1) スクリーニング調査としての有効性（コンクリート管）
従来型 TV カメラと点検直視型カメラとの緊急度判定の比較結果を表 2-28 に示す。
表 2-28

点検直視型カメラと従来型 TV カメラの緊急度の比較
従来型カメラによる判定結果

スパン数
点検直視型カメラによる判定結果（スクリーニング調査）

緊急度Ⅰ

緊急度Ⅱ

緊急度Ⅰ
緊急度Ⅱ
緊急度Ⅲ
劣化なし
緊急度適合率＝

緊急度Ⅲ

劣化なし

72
238

78

15

15
15

×100＝ 100％

・点検直視型カメラの調査結果と従来型TVカメラ調査結果による緊急度適合率（緊急度Ⅰ・Ⅱ） １００％ 【概ね１００％】

I-40

(5-2) スクリーニング調査としての有効性（陶管）
従来型 TV カメラと点検直視型カメラとの緊急度判定の比較結果を、表 2-29 に示す。
表 2-29 高圧洗浄カメラと従来型 TV カメラの緊急度の比較
従来型カメラによる判定結果

スパン数
高圧洗浄カメラによる判定結果（スクリーニング調査）

緊急度Ⅰ

緊急度Ⅰ
緊急度Ⅱ
緊急度Ⅲ
劣化なし
緊急度適合率＝

65
67

緊急度Ⅱ

緊急度Ⅲ

劣化なし

65
2

1
31
19

5

×100＝ 97.0％

・高圧洗浄カメラの調査結果と従来型TVカメラ調査結果による緊急度適合率（緊急度Ⅰ・Ⅱ） ９７％ 【概ね１００％】(5-3) 詳細調査としての適用性（硬質塩ビ管）○ 異常検出率の評価について
従来型 TV カメラ調査の異常（項目およびランク）に対して、点検直視型カメラ調査による異常の検出率※1 および適合率※2 の結果を下記に示す。
※1 検出率：TV カメラの異常に対して、点検直視型カメラで異常項目が一致した割合※2 適合率：TV カメラの異常に対して、点検直視型カメラで異常項目およびランクが一致した割合≪異常項目全体での評価≫
検出率 ＝ 159 個÷179 個×100 ＝ 88.8％（目標 80％以上）
適合率 ＝ 152 個÷179 個×100 ＝ 84.9％(5-4) 改良型カメラのスクリーニングカメラとしての有効性の検証
土砂堆積路線の緊急度適合率Ⅰ・Ⅱは、表 2-30 に示すとおり、目標通りの結果となった。対象管径拡大路線については、調査対象範囲内で緊急度Ⅰ・Ⅱの路線が検出されなかったために評価できなかった。
なお、比較的程度の小さな浸入水については、スクリーニングカメラで発見が困難であるために、実証ステップ 1 と同様に緊急度Ⅲの見落としが発生した。

I-41

表 2-30 改良型カメラのスクリーニングカメラとしての有効性の検証
管種コンクリート管

路線

実証内容

目標値

実証値

調査完了

点検直視型カメラによる「スクリー
ニング調査」の有効性を検証

緊急度適合率Ⅰ・Ⅱ※１
概ね100%【実施延長 8,974m】

15／15＝(参考)：緊急度適合率Ⅲ

72／310=23%

土砂堆積改良型カメラによるスクリーニング調査の有効性を検証

緊急度適合率Ⅰ・Ⅱ※１
概ね100%【実施延長 1,013m】

100％(参考)：緊急度適合率Ⅲ

6／31=19%

緊急度適合率Ⅰ・Ⅱ※１
概ね100%【実施延長 325m】

0／0＝(参考)：緊急度適合率Ⅲ

2／9=22%

緊急度適合率Ⅰ・Ⅱ※１
概ね100%【実施延長 3,056m】

65/67＝(参考)：緊急度適合率Ⅲ

99／118=83%

管1本毎の異常検出率
概ね80%以上【実施延長 11,995m】

159/179=(参考)：緊急度適合率Ⅲ

120/126=95%

対象管径
拡大

調査完了

陶管

調査完了

塩ビ管

改良型カメラによるスクリーニング調査の有効性を検証

クリーンビューによる「スクリーニング調査」の有効性を検証

KPROカメラによる「詳細調査」としての適用性を検証

評 価• 目標通り見落とし等は見られなかった。

100%

1／1＝

• 小さな浸入水の発見が困難であった。
• 目標通り見落とし等は見られなかった。
• 小さな浸入水の発見が困難であった。

• 緊急度Ⅰ・Ⅱの調査路線は検出され
なかった。

―

• 小さな浸入水の発見が困難であった。

• 概ね目標通りの結果となった。

97.0％• 洗浄水付着により、浸入水等の一部の発見が困難であった。
• 概ね目標を達成した。
• 小さい浸入水の発見が困難であった。

88.8%※1 緊急度適合率Ⅰ･Ⅱはスクリーニングカメラと従来型 TV カメラの緊急度（Ⅰ･Ⅱ）により算出する。

(5-5) 現地スクリーニング（管きょ調査）の有効性における検証結果
現地スクリーニング（管きょ調査）の有効性の検証結果を表 2-31 に示す。
点検直視型カメラを用いたスクリーニング調査において、コンクリート管（φ250mm～
700mm）の緊急度適合率Ⅰ・Ⅱは 100％であった。また、高圧洗浄カメラを用いた陶管（φ250mm～700mm）のスクリーニング調査についても、緊急度適合率Ⅰ・Ⅱが 97％と、コンクリート管と同様に高い評価を得る事ができた。
また、塩ビ管に関しては、点検直視型カメラによる詳細調査の適用性を検証し、異常検出率が 89％となり、目標値を超える結果となった。
以上の事から、点検直視型カメラおよび高圧洗浄カメラによるスクリーニング調査、また点検直視型カメラによる塩ビ管の詳細調査に関して有効である事が確認できた。
表 2-31 現地スクリーニング（管きょ調査）の有効性の検証結果② 現地スクリーニング（管きょ調査）従来技術（目標値）

評価項目

緊急度適合率(緊急度Ⅰ･Ⅱ)有

概ね100％

実証ステップ1

実証ステップ2

革新的技術（実証結果）

評 価

革新的技術（実証結果）

評 価

点検直視型カメラ調査結果と従来型ＴＶカメラ
調査結果の緊急度適合率○

土砂堆積路線における点検直視型カメラ
調査結果と従来型ＴＶカメラ調査結果の緊急度適合率◯（15スパン／15スパン）

100.0％―

コンクリート管
土砂堆積の影響を受けない管きょの走破率

効
走破率

90%以上

（8,974m／9,987m）

△

89.8%

（1／1スパン）100.0%
対象管径拡大路線における点検直視型カ
メラ調査結果と従来型ＴＶカメラ調査結果の緊急度適合率
対象劣化管無し
土砂堆積路線を含む管きょの走破率（9,427m／9,987m）―（325m／348m）
性

陶管緊急度適合率(緊急度Ⅰ･Ⅱ)

概ね100％

塩ビ管

管1本毎の異常検出率

概ね80％以上

結論（現地スクリーニング）

高圧洗浄カメラ調査結果と従来型ＴＶカメラ調
査結果の緊急度適合率（65スパン／67スパン）
97.0％
点検直視型カメラ調査結果と従来型ＴＶカメラ
調査結果の管1本毎の異常検出率（159箇所／179箇所）
88.8％

◯
―

◯

94.4%

対象管径拡大路線における管きょの走破率

総合
評価

◯
◯

93.3%

○

―

◯

○

―

◯

・点検直視型カメラの改良によって走破性能の向上が図られ、従来型TVカメラの調査結果による緊急度適合率Ⅰ・Ⅱの比較についても目標値を満足する結果となった。

I-42

(6) 現地スクリーニング（管きょ調査）技術の課題と留意点
実証ステップ 1 に実施した、点検直視型カメラによる現地スクリーニング（管きょ調査）技術において、管きょ内の土砂堆積等の影響によりカメラが走行不能となり、一部の路線において調査不能が発生する結果となった（図 2-21 参照）。
コンクリート管の本調査対象路線（11,872ｍ）に対して、走破率は 75.6％であり、分流
地区の雨水管については 49.2％と低い結果となった。

図 2-21 本フィールドにおける土砂等堆積（走行不能の一例）(6-1) スクリーニングカメラの改良
土砂の堆積状況によってカメラの走行性能に影響が生じるため、制約を受ける範囲を最大限に拡大する事を目的とし、点検直視型カメラの改良を実施する事とした。
軟弱な堆積物の上を走行する場合、カメラのタイヤがスタックして走行不能となるため、タイヤの車軸を広げて、管きょの内側に直接タイヤが沿って回転するよう改良し、カメラの走行性能の向上性を検証する事とした。

(6-2) 点検直視型カメラの改良ポイント
前回走破できなかった路線を対象に、タイヤ軸幅を拡幅した改良後のカメラを用いて、土砂の堆積率に対する走破性の向上を目的として検証を実施した。
対象管径の拡大路線では、最大管径がφ450mm であったものを、φ700 ㎜まで拡大することを目標とし、改良後のカメラにより走破性の検証を実施した。点検直視型カメラの改良概要図を図 2-22、改良内容を表 2-32 に示す。
併せて、詳細調査カメラの結果と照合し、緊急度適合率Ⅰ・Ⅱについて検証した。

I-43

土砂堆積路線（ Φ300mm の場合）

Mタイプ 【改良前 】

Mタイプ 【改良後 】

対象管径拡大路線

Lタイプ【改良前】（Φ450mm ）Lタイプ【改良後】（Φ700mm ）

図 2-22 点検直視型カメラの改良概要図
表 2-32 点検直視型カメラの改良内容
改良箇所

改良内容

タイヤ軸幅

新たにタイヤ軸幅を拡大する部品を製作し、管きょ内の側面に押し付けるタイヤの位置を管頂方向に上げる事で走破できる土砂の堆積率の範囲を拡大させる。

(6-3) 土砂堆積路線における走破率の検証結果 【φ300～450mm】
土砂堆積路線における走破率の検証結果を表 2-33 に示す。
本研究の調査対象範囲においては、改良型カメラの走破率が 94％となり目標を達成した。残り 560m は土砂の堆積や浸入水の影響により自走が困難な状況であるが、通線を併用した調査を行うことで 100％の調査が可能となった。

I-44

表 2-33 土砂堆積路線における走破率の検証結果
対象フィールド

走破率

改良前調査対象範囲（11,872m)

改良前カメラ

調査不能
1,013m

調査完了 8,974m

（自走）

調査対象外
1,885m

走破率
89%（8,974m／9,987m）

改良前調査不能路線（2,898m)
改良前調査対象範囲（8,974m)

改良後カメラ（自走）

改良後調査対象範囲（1,013m)
調査不能 調査対象外
560m
1,885m

調査完了 9,427m

走破率94%（9,427m／9,987m）

調査対象範囲（9,987m)

改良後カメラ（通線併用）※

調査完了 9,987m

調査対象外
1,885m

通線を併用による走破率

100%（9,987m／9,987m）※通線を併用した調査：自走ができなかった土砂堆積路線に対して、点検直視型カメラ本体をワイヤー等で人力によって牽引することにより、調査不能を解消する調査手法

なお、通線併用の調査は図 2-23 に示すように、カメラ本体にワイヤー等を接続し、人力で牽引することによって、調査不能を解消する調査手法であり、自走が困難となった路線において採用可能な手段である。ただし、通線に手間を要すため、緊急的な手段として用いることが望ましい。

図 2-23 通線によるカメラ調査の様子(6-4) 管径拡大路線における走破率の検証結果 【φ500～700mm】
管径拡大路線における走破率の検証結果を、表 2-34 に示す。
改良型カメラによる走破率は、φ500mm および 700mm で 100％、600mm で 83％となった。全体の走破率は 93％となり目標を達成し、検証の対象スパン数は少ないが良好な結果であった。
ただし、図 2-24 に示すように、φ600mm で調査不能となった管きょ（1 スパン）につ
いては、管内の滞水が著しく、土砂の堆積（堆積率 20％）が不均質であったため、タイヤがスタックし、自走による調査が困難な状況となった。
I-45

表 2-34 管径拡大路線における走破率の検証結果
対象フィールド

走破率

調査対象範囲（348m)

改良後カメラ

調査不能
23m

調査完了 325m

（自走）

走破率
93％
（325m／348m）

調査不能路線の管内状況（D=600mm）

改良型点検直視型カメラ（Lサイズ）

図 2-24 改良型点検直視型カメラと調査不能路線の管内状況写真(7) 【参考】机上スクリーニングと現地スクリーニング（管きょ調査）を組み合わせた導入効果実証研究において、机上スクリーニングと現地スクリーニング（管きょ調査）技術を組み合わせた結果、コスト縮減効果、期間縮減効果が実証された。
段階型管路診断システムは、劣化予測結果を基に現地スクリーニング調査を行い、その結果から詳細調査を行うため、調査延長・調査期間においてより効率的・効果的な維持管理計画を策定することが可能である。
図 2-25、表 2-35 に、コンクリート管（φ250～450mm）を対象として、机上スクリー
ニングと現地スクリーニング（管きょ調査）を組み合わせた場合の経済比較の結果を示す。
従来技術では、経過年数で抽出した路線すべてを、従来型カメラ（洗浄必要）で詳細調査を実施し、緊急度判定を行う場合、費用は 12.8 百万円、期間は 76 日必要となる。
それに対して、コスト重視タイプの革新的技術では、劣化予測システムで抽出した路線を、洗浄不要な点検直視型カメラで現地スクリーニングを実施し、緊急度Ⅰ・Ⅱと推計される路線に対して従来型カメラで詳細調査を実施する。その場合の費用は 2.8 百万円、期間は 22 日となり、従来技術に対してコスト縮減率 78.4％、期間縮減率 71.0％となる。
また、緊急度Ⅰ・Ⅱの抽出不能率を向上させるためのリスク重視タイプの革新的技術では、経過年数で抽出した路線を、点検直視型カメラで現地スクリーニングを実施し、緊急度Ⅰ・Ⅱと推定される路線に対して従来型カメラで詳細調査を実施する。その場合の費用は 3.5 百万円、期間は 26 日となり、従来技術に対してコスト縮減率 72.7％、期間縮減率
65.7％となる。
I-46

○ 従来技術（経過年数）○ 革新的技術○ 革新的技術（提案）【① コスト重視（緊急度Ⅰ・Ⅱ）】【② リスク重視（緊急度Ⅰ～Ⅲ）】

8,974m8,974m8,974m

机上スクリーニング【健全率曲線：
コンクリート管】

劣化予測システムで抽出

経過年数で抽出（30年）

経過年数で抽出（30年）

5,654ｍ現地
スクリーニング

7,320ｍ◎ 点検直視型カメラ◎ 点検直視型カメラ* 洗浄不要7,320ｍ

詳細調査

212ｍ◎ 従来型TVカメラ

292ｍ◎ 従来型TVカメラ* 洗浄必要緊急度Ⅰ・Ⅱ* 洗浄不要◎ 従来型TVカメラ* 洗浄必要292ｍ

212ｍ* 洗浄必要292ｍ

費 用12,766千円

2,750千円

3,481千円

日 数

76日

22日

26日

絞込率

100.0％

63.0％【322／322（スパン）】【203／322（スパン）】（緊急度Ⅰ・Ⅱ）

ングを実施

100.0％【322／322（スパン）】

0.0％

46.7%

0.0％

【0／15（スパン）】【7／15（スパン）】【0／15（スパン）】

抽出不能率（緊急度Ⅰ・Ⅱ）・ 劣化予測の結果、30年経過管数に対する絞込
みを超過するため、経過年数による机上スクリーニ※費用は直接費で消費税、経費は含まない。

図 2-25 経済性の比較（コンクリート管（φ250～450mm）の場合）
表 2-35 経済性の比較（コンクリート管（φ250～450mm）の場合）
スクリーニングによる効果

コスト縮減率78.4%【① コスト重視】

期間縮減率

71.0%

スクリーニングによる効果

コスト縮減率72.7%【② リスク重視】

期間縮減率

65.7%

また、図 2-26、表 2-36 には、陶管（φ300～380mm）を対象とした場合の経済比較結果を示す。
従来技術では、費用は 5.3 百万円、期間は 31 日必要となるが、コスト重視タイプの革新的技術では、3.7 百万円、期間は 19 日となり、従来技術に対してコスト縮減率 30.5％、期間縮減率 38.7％となる。
また、緊急度Ⅰ・Ⅱの抽出不能率を向上させるためのリスク重視タイプの革新的技術では、費用は 4.5 百万円、期間は 23 日となり、従来技術に対してコスト縮減率 14.8％、期間縮減率 25.8％となる。

I-47

○ 従来技術（経過年数）

机上
スクリーニング【健全率曲線：陶管】○ 革新的技術（提案）【② リスク重視（緊急度Ⅰ～Ⅲ）】

3,056m

3,056m

3,056m

経過年数で抽出（30年）

劣化予測システムで抽出

劣化予測システムで抽出

現地
スクリーニング

詳細調査○ 革新的技術【① コスト重視（緊急度Ⅰ・Ⅱ）】

2,310m2,833m◎ 高圧洗浄カメラ◎ 高圧洗浄カメラ* 洗浄を同時に実施

3,056ｍ

1,261ｍ

1,570ｍ◎ 従来型TVカメラ◎ 従来型TVカメラ◎ 従来型TVカメラ* 洗浄必要緊急度Ⅰ・Ⅱ* 洗浄を同時に実施* 洗浄不要1,633m* 洗浄不要1,261ｍ

1,570ｍ

費 用5,320千円

3,698千円

4,529千円

日 数

31日

19日

23日

絞込率

（緊急度Ⅰ・Ⅱ）

抽出不能率（緊急度Ⅰ・Ⅱ）

100.0％

75.6％

92.7％

【123／123（スパン）】【93／123（スパン）】【114／123（スパン）】

0％

29.9%

9.0％

【0／67（スパン）】【20／67（スパン）】【6／67（スパン）】※費用は直接費で消費税、経費は含まない。

図 2-26 経済性の比較（陶管（φ300～380mm）の場合）
表 2-36 経済性の比較（陶管（φ300～380mm）の場合）
スクリーニングによる効果
コスト縮減率【① コスト重視】
期間縮減率
スクリーニングによる効果
コスト縮減率【② リスク重視】
期間縮減率

I-48

30.5%
38.7%
14.8%
25.8%

2-3 現地スクリーニング（不明水調査）技術(1) 現地スクリーニング（不明水調査）の概要
従前の不明水調査では、流量計を多数設置する必要があったが、従来の流量計に代わる簡易水位計または暗視カメラによるスクリーニング調査を行うことで、低コストで効率的な不明水調査について検証した。
(1-1) 検証フロー
不明水調査の検証フローを図 2-27 に示す。
○ 不明水調査の検証の流れ
検証-1 有効性検証
大阪市において、簡易水位計および暗視カメラと、流量計との簡易評
価の適合性を確認することで有効性を検証

流域・処理区等の全域調査（数百ha規模）

大ブロックへの絞り込み【実証範囲】（20~30ha規模）検証-3 普及展開を見据えたモデル都市での検証（モデル都市）
検証-1で実証された簡易スクリーニ
ング技術を用いた小ブロックまでの絞り込み技術について、モデル都市での適用性を検証

中ブロックへの絞り込み（2~5ha規模）

小ブロックへの絞り込み
革新的技術

検証-2 更なる絞り込み検証（大阪市）
大阪市において、簡易水位計と暗視カメラを用いて、詳細ブロックまでの絞り込み可否について検証（1ha未満）

詳細ブロックへの絞り込み

原因把握のための詳細調査*

雨天時浸入水の原因把握* 詳細調査（例）・ 誤接合調査（音響・染料・送煙調査等）
・ 視覚調査（目視調査・テレビカメラ調査等）など

参考：財団法人下水道新技術推進機構「分流式下水道における雨天時浸入水対策計画策定マニ
ュアル 2009 年 3 月版」（一部加筆修正）

図 2-27 現地スクリーニング（不明水調査）技術の検証フローと結果概要(2) 現地スクリーニング（不明水調査）技術の作業手順
現地スクリーニング（不明水調査）は、作業区分に応じた適切な人員配置のもと、安全管理に努めるとともに、関連法令や地方公共団体等が定める基準を順守して適切に行うも
のとする。

I-49

(2-1) 作業編成
現地スクリーニング（不明水調査）は、調査順序に応じて、「準備・設置・後片付
け」、「準備・点検・後片付け」、「準備・撤去・後片付け」の 3 段階の調査サイクルで実施され、この調査サイクルを図 2-28 に示すように 1 日の作業時間の中で複数回行う。
現場作業においては、表 2-37 に示すように、調査人員として管路調査技師 1 名をはじめとする計 3 名、使用車両・機材として、資機材運搬車両、計測機器、ガス検知器等が必要である。作業範囲としてはマンホール周辺 2m×3m 程度である。
表 2-37 現地スクリーニング（不明水調査）の作業区分、作業内容（現場作業）

作業内容
作業区分

調査員人数

使用車両・機材

・職種

作業範囲

必要な消耗品準備

管路調査技師×1 資機材運搬車両

2 ｍ × 3 ｍ 記憶メディア（作業帯設

管路調査助手×1 計測機器

程度

乾電池

置・酸欠測定 管路調査作業員 （流量計（PC 含）

作業用品

等）

×1

・簡易水位計（ヘルメット設置

計3名

・暗視カメラ）・ゴム手袋

点検（データマンホール鍵

・ウエス

採取）

ガス検知器

・チョーク等）撤去（データ

送風機

採取）

チェーンブロック後片付け作業帯（カラーコーン・バー等）(2-2) 作業手順
基幹系（幹線）の下水管きょに設置した流量計の流量データと、枝線からの流入マンホールに設置した簡易水位計もしくは暗視カメラの計測水位データを基に、設置時の降雨量
データと比較を行う事で、原単位方式による簡易評価を用いた不明水エリアの絞り込み（優先順位付け）を行うものである。
現地スクリーニング（不明水調査）手順を図 2-28 に示す。

I-50

【設置】

【点検】

準備工

調査機器設置

後片付け

作業完了

後片付け

作業完了

データ採取
調査機器点検準備工

4 回程度

点検間隔 1 週間を標準

調査期間
30 日間
を標準

【撤去】

データ採取

準備工

作業完了

後片付け

調査機器撤去

報告書作成
流量計：不明水量を定量的に評価
簡易水位計および暗視カメラ：不明水の有無を評価

図 2-28 現地スクリーニング（不明水調査）の手順(2-3) 報告書作成
事務所作業は、報告書作成により不明水に対する評価を行うもので、表 2-38 に示すよ
うに、調査人員として管路主任技師 0.3 名をはじめとする計 3.3 名、使用機材として、パソコン等が必要となる。
表 2-38 現地スクリーニング（不明水調査）の作業区分、作業内容（事務所作業）

作業区分

作業内容
調査員人数・職種

使用車両・機材

作業範囲

報告書

管路主任技師×0.3

パソコン等

－

作成

管理技師×1

綴込みファイル用紙

管路調査技師×1

インク等

管路調査助手×1
計 3.3 名I-51

必要な消耗品
記憶メディア(3) 機器の必要性能(3-1) 標準仕様
① 簡易水位計
簡易水位計の仕様を表 2-39 に示す。
表 2-39 簡易水位計仕様

簡易水位計部品仕様

チューブ

タイナノチューブ

6×8mm

硬鋼線

80C 硬鋼線

φ2.5～3.5

染色液

潤滑油用液体染料

Liquid neutral Red SST-D② 暗視カメラ
暗視カメラの仕様を表 2-40 に示す。
表 2-40 暗視カメラ仕様

項

目

仕

様

サイズ

幅131×奥行99×高さ78（mm）

重量

300g

電源

単三乾電池×4本 バッテリーパックにより追加4本可能

センサー

12メガピクセル 静止画（4000×3000） 動画撮影可能

記録媒体

SDカード（32GB）

記録枚数

静止画6,400枚程度（5分間隔で3週間程度）

照明
防水機能
撮影インターバル

赤外線ライト内蔵
防水性なし（生活防水程度）
秒単位で自由に設定③ 従来型流量計（参考）
面速式流量計（断面流速）および超音波式流量計におけるモジュール・センサーの仕様
を表 2-41 に示す。

I-52

表 2-41 流量計仕様
2150 断面流速 2110超音波モジュール
サイズ
2191接続時
重さ2191接続時
防水性
電源標準バッテリー寿命
2191モジュールひとつ
15分間隔
5分間隔
1分間隔
モジュール接続数
モジュール間最大距離
流量変換設定
流量変換式
セキ
フリューム
マニングの式
データポイント
ユーザー計算式
断面流速
内蔵メモリー

データタイプ
データ保存モード
データ保存間隔
通信速度
操作温度
保管温度

2150断面流速モジュール
2110超音波モジュール
H7.4×W28.7×D19.1cm
H22.6×W28.7×D19.1cm
0.9ｋｇ
1.08ｋｇ2.3ｋｇ
2.48ｋｇ
NEMA.4× IP68
7-15ＶＤＣ
測定時170mＡ 待機時0.4mＡ 12ＶＤＣのとき 測定時100mＡ 待機時1mＡ 12ＶＤＣのとき
アルカリランタン
鉛酸ランタンバッテリー
アルカリランタン
鉛酸ランタンバッテリー
バッテリー
バッテリー
15ケ月
2.5ケ月
6.5ケ月
1.5ケ月
8ケ月
1.5ケ月
2ケ月
2週間
2ケ月
11日
13日
3日
4モジュールまで 現場交換可能
1000m
同時に2つの流量変換式にて計算可能
Ｖ字セキ、四角セキ、メタリングインサート他
パーシャル、パーマーボウラス、トラペゾイタイル
Ｈ ＨＳ ＨＬ 他
円形管、Ｕ字管、四角水路、トラベゾイタル
50ポイント 水位一流量
50ポイント 水位一断面積－
2式
円形管、Ｕ字管、四角水路、トラベゾイタル－
不揮発フラッシュメモリー プログラム用とデータ用の2個
現場でのデータ・設定を残してのアップデート可能
395,000バイト 79,000データ以上（1データあたり5バイト）
15分間隔の水位・流速データ、24時間毎の電池電圧データで270日分以上
水位・流速・流量1、流量2、総流量1、水位・流量1、流量2、総流量1、総流量2
総流量2、電源電圧、温度
電源電圧、温度
設定条件による可変間隔ロールオーバー
15,30秒, 1,2,5,15,30分 1,2,4,12,24時間
38,400ポーレート-18℃～60℃-40℃～60℃

2150 断面流速 2110超音波センサー
サイズ
ケーブル
重さ
水位測定
測定方式
周波数
コーンアングルスパン
デッドバンド
レンジ
最大測定値
精度

標準長期安定性
流速測定
測定方式
標準的な最低水位
レンジ
精度
操作温度
補正温度
温度測定
レンジ
分解能
精度

断面流速センサー（2150）
Ｈ1.9×Ｗ3.3×Ｌ15.2cm
7.6m φ0.9cm
1.02kg

超音波センサー（2110）
L6.8× φ6.6ｃm
10m φ0.8cm
0.8kg

圧力トランスデューサー－－－－
0.01～3.05m
10.5m±0.003m 0.01～3.05mの時

超音波
148KHｚ
±12°
1.22m
3.8cm
0.05～1.27m－±0.38cm 0.05～1.0mの時±0.89cm 1.0～1.27mの時
22℃ 50％湿度時±0.005m/℃－25℃の時±0.0019m/℃0.007m/1年
トップラー超音波式 500KHｚ
水平から20° 上方
25mm-1.5～6.1m/s±0.003m/s -1.5～1.5m/sの時±2％表示値に対し、 1.5～6.1m/sの時
標準流速プロファイルで水中音速1480m/sの時-10～60℃
0～50℃

－
－
－
－
－
－
－
-40～85℃
0.5℃

±2℃

I-53

(3-2) 必要性能
標準仕様と同等以上の性能を有すること。
但し、現地スクリーニング（不明水調査）に用いる計測機器については、上記と併せて、本ガイドライン（案）で示す「有効性」 ※（参考資料編 I-58）を満足できることが必要である。
※「有効性」：原単位方式による簡易評価の適合率 80%以上であること。

(3-3) 日進量
① 簡易水位計
現地作業において、流量計に比べ設置が容易であり、複数設置する事ができる （表2-42 参照）。
② 暗視カメラ
現地調査の設置においては、簡易水位計の日進量と、ほぼ同等の設置が可能である（表2-42 参照）。
③ 従来型流量計（参考）
流量計は、高精度な測定により正確な流量が求められる事から、補助器具の設置が必要であり設置に時間を要するため、日進量は 4 箇所／日である（表 2-42 参照）。
表 2-42 現地スクリーニング（不明水調査）における調査方法別の日進量
調査方法① 簡易水位計

日進量（箇所／日）

現地調査：設置 10.0 箇所／日 現地作業において、流量計に比べ設撤去 20.0 箇所／日 置が容易であり、複数設置する事が報告書作成：② 暗視カメラ

10 箇所／日

現地調査：設置 8.0 箇所／日できる。
現地調査の設置においては、簡易水撤去 12.0 箇所／日 位計の日進量と、ほぼ同等の設置が報告書作成：

1 箇所／日

現地調査：設置 4.0 箇所／日
③ 従来型
流量計
(参考)

評価

可能である。
流量計は、高精度な測定により正確な

撤去 10.0 箇所／日 流量が求められる事から、補助器具の報告書作成：

1 箇所／日設置が必要であり設置に時間を要する
ため、日進量は 4 箇所／日である。

(3-4) 調査コスト① 簡易水位計
1 箇所の設置費用は、流量計に比べ 1／6 の低コストで簡易なスクリーニング調査が可能
である。
I-54

② 暗視カメラ
1 箇所の設置費用は、簡易水位計の約 4 倍であるが、流量計に比べ約 1／2 の低コストで簡易なスクリーニング調査が可能である。
③ 従来型流量計（参考）
高精度な機器のため、高コストな機器である。

(4) 適用範囲(4-1) 適用範囲
不明水スクリーニング機器の適用範囲や適用条件、専門技術性が、導入しようとするフィールドに適しているかを確認する必要がある。
それぞれの不明水スクリーニング機器の適用範囲や適用条件、専門技術性を明示することで、導入しようとするフィールドの特性を踏まえた技術の適切な導入が可能となる。
不明水スクリーニング機器の適用範囲は、表 2-43 のとおりである。
表 2-43 機器の適用範囲

管路条件

簡易水位計

暗視カメラ

管種

管径

流量計（参考）問わない

φ400mm 以下問わない※撮影できる範囲

土被り

問わない

管路延長

問わない

問わない
※フリューム式では、φ350mm 以下

問わない
勾配

20‰以下

問わない

※フリューム式では
20‰以下(4-2) 適用条件
各不明水スクリーニング機器の適用条件は、表 2-44 のとおりである。

I-55

表 2-44 機器の適用条件

条件

簡易水位計

暗視カメラ

流量計（参考）交通量問わない ※常識的な交通量で保安設備の設置が可能であること

マンホール位置問わない

作業スペース（幅員等）

2ｍ×3ｍ程度
水位計の底部が常に水深浸かる必要がある

2ｍ×3ｍ程度

2ｍ×3ｍ程度

問わない

問わない
問わない

勾配 20‰以下の流速

流速

問わない

※フリューム式では 20‰以下

湿気の多い箇所、高水位計の底部が常にその他

温水の流れる箇所で浸かる必要がある

は計測困難

条件に応じて最適な流量計を採用(4-3) 専門技術性
各不明水スクリーニング機器の専門技術性は、表 2-45 のとおりである。
表 2-45 機器の専門技術性

項目

簡易水位計

暗視カメラ

PC による測定単位時

機器の初期 調 整 項 染色液注入
目

静 止 画 撮 影 イ ン タ ー 間・測定期間設定
バル設定

水位目視確認

不 明 水 の 知識と経験が必要

SD カード回収

知識と経験が必要

定 量 化 ・ →下水道管路管理専 →下水道管路管理専
判定→下水道管路管理専
門技士

機 器 の 操 最 大 水 位 お よ び 最 小 録画
作手順

流量計（参考）門技士/主任技士

門技士/主任技士

I-56

PC によるデータ回収→下水道管路管理専
門技士
相当な知識と経験が必要→下水道管路管理主任技士

(5) 現地スクリーニング（不明水調査）技術の実証結果(5-1) 各機器等についての調査① スクリーニングの有効性
現地スクリーニング（不明水調査）技術の有効性の実証結果を表 2-46 に示す。
表 2-46 現地スクリーニング（不明水調査）技術の有効性の実証結果
簡易水位計

暗視カメラ

適合数（箇所）15

12

不適合数（箇所）03

評価（適合率）

100％

80％

（考察）
⚫

雨天時浸入水量の基礎汚水量比によるスクリーニング結果について流量計と比較し、有効性が確認できた。

⚫

簡易水位計と流量計を比較した結果全数で、不適合が生じなかった。

⚫

暗視カメラにおいては、安全側に判定したケースや基礎汚水量比が小さかったケースが発生し、一部で不適合が生じた。
② 調査ブロックの絞り込み結果
原単位方式による評価を行い、調査エリア別に評価した結果を、表 2-47 に示す。
一部、流量計が設置できなかった箇所やコスト等に問題が生じた箇所もあるが、調査ブロックの絞り込みについては達成できた。
表 2-47 地区別調査エリア別の評価一覧
絞り込み範囲測定機器

検証１【大阪市】 簡易水位計（3 エリア）
中ブロック→
暗視カメラ
小ブロック

検証２【大阪市】（3 エリア）小ブロック→
詳細ブロック

検証３【モデル都市】（1 エリア）
中ブロック→
小ブロック

設置数

評価内容

15

○

中ブロックから小ブロックへの絞り込みに
適用可能

15

○

中ブロックから小ブロックへの絞り込みに
適用可能

簡易水位計

13

△

小ブロックから詳細ブロックへの絞り込みに適用可能。
但し、詳細調査に比べ、コスト・期間の縮減効果が得られない。

暗視カメラ

0

－

マンホールの内径が小さく、暗視カメラの設置が困難なため、未計測。

簡易水位計

22

○

中ブロックから小ブロックへの絞り込みに
適用可能

暗視カメラ

3

△

小ブロックへの絞り込みに適用可能。
但し、流量計の値と比較が出来なかったた
め、参考扱いとする。
○：適用可能 ,△：一部適用可能,―：未計測

I-57

(5-2) 目標との検証
不明水調査の主な目的であるスクリーニングの有効性については、表 2-48 に示すように、簡易水位計、暗視カメラとも確認できた。
表 2-48 目標との検証
評価項目
有

革新的技術（実証結果）

従来技術（目標値）

簡易水位計

中ブロック→小ブロック

絞り込み可能○小ブロック→詳細ブロック

絞り込み可能○原単位方式による絞り込み可否

効中ブロック→小ブロック
性

暗視カメラ

原単位方式による絞り込み可否
小ブロック→詳細ブロック

結論（不明水調査）

評 価（ただし縮減効果は得られない）

絞り込み可能（流量計による補正なし）

スペース狭小の為、
未設置

総合
評価

△

○

△

―

・水位差については目標値に達しなかったが、不明水のスクリーニング調査において中ブロックから小ブロックへの絞り込みは確認できた。

(5-3) 現地スクリーニング（不明水調査）技術の実証結果（モデル都市）① 調査の概要
1） 検証フィールド
本実証研究の検証フィールドとして、新たにモデル都市を選定し、不明水のスクリーニ
ング調査を実施した。対象地区としては、山間部に近く、湧き水等を原因とする下水管路への浸入水が疑われる地域で、不明水対策が必要とされる地域を対象とした。
不明水調査のスクリーニング機器として、まず基幹系の管路（幹線）に流量計を設置
し、流入する枝線管路の接合点（マンホール）に簡易水位計を設置した。対象区 域（76ha）が広いため、面積を二分する位置に流量計を設置することで、対象エリアを大きく二つに分けた。
さらに、幹線下流部の軌道下に伏越しがあり、幹線内の水位が高く、流量計の設置が困難であったため、時系列で水位を測定できる暗視カメラを設置し、簡易スクリーニングを実施した。
2） 調査目標と実証方法
表 2-49 に、普及展開を見据えたモデル都市での調査目標と実証方法を示す。
表 2-49 調査目標と実証方法（モデル都市）標

中ブロック（20～30ha 規模）から小ブロック（10ha 規模）への絞り込み技術について、モデル都市での適用性を確認

実証方法

計測された水位および降雨情報を基に、原単位方式による簡易評
価により小ブロックまで絞り込み、不明水対応が求められるモデ
ル都市での適用性を評価

目② 調査手順
図 2-29 に、3 段階の手順を踏んで優先順を判定するフローと、機器配置イメージを示
す。

I-58

軌
道
伏せ越し部

暗視カメラ № 1

暗視カメラ № 2

暗視カメラ № 3

簡易水位計
流量計 № 1

簡易水位計
№ 1～№ 11≪下流域≫

流量計 № 2簡易水位計
№ 12～№ 21≪上流域≫

図 2-29 調査手順と機器配置イメージ
また、基幹系の管路に流量計を設置し、流入する管路の接合点に表 2-50 に示す台数の
簡易水位計等を設置した。
表 2-50 機器設置箇所数
機器（箇所）

簡易水位計

暗視カメラ

流量計

モデル都市

22

3

2

③ 調査結果1） 降雨量と水位（流量）の相関性
現地スクリーニング（不明水調査）技術に対する評価は、原単位方式による簡易評価で行った。
原単位評価は、雨天時浸入水量（100mm 降雨時）と常時（地下水）浸入水量を基礎汚水量との相対比から評価し、不明水量に対する対策実施必要性の判定基準となる。
本検証では、不明水量として影響の大きい『雨天時浸入水量（100mm 降雨時）』を対象に、調査結果から得られた雨天時浸入水量と降雨量との関係から 100mm 降雨時に想定される雨天時浸入水量を算出し、基礎汚水量（晴天日平均流量から、深夜最小流量（地下水量）を差し引いた汚水量）との相対比を基に各機器において簡易評価を行った。
簡易評価基準は、表 2-51 に示す。本研究では、一般的に対策が必要と考えられる「B ランク（要対策）」以上を「問題あり」として抽出した。

I-59

表 2-51 簡易評価基準（参考）（目標降雨規模を 100mm 降雨とした場合）

問題あり

問題なし

「分流式下水道における雨天時浸入水対策計画策定マニュアル-2009 年 3 月-下水道新技術推進機構より」

2） 簡易水位計
前述の調査手順にしたがって実施した調査結果を、表 2-52、表 2-53、表 2-54 に示す。
表 2-52 【手順 1】流量計による簡易評価の結果（原単位方式）

表 2-53 【手順 2】優先順位の判定（100 ㎜降雨時想定）（考察）⚫

流量計による簡易評価の結果、雨天時浸入水は「上流域」と「下流域」全域の評価
として A ランク（緊急対応）、「上流域」のエリアで B ランク（要対策）の評価
となった。

⚫

1ha 当たりで 100mm 降雨時の雨天時浸入水量を評価した結果においては、「下流域」で 51.23 ㎥／ha、「上流域」で 18.79 ㎥／ha となり、「下流域」のエリアが不明水の影響を最も大きく受けていると考えられ、エリアの評価として優先順位を高く評価した。

I-60

表 2-54 【手順 3】簡易水位計による簡易評価の結果（原単位方式）
100mm降雨時雨天時浸入水量
地区

機器区分

簡易水位計
測点

面積
(ha)

簡易水位計の値
（m3）

流量計

下流域

簡易水位計

－

（m3）
①

（m3/d）（%）
比率（m3/d）②

100mm降雨時
基礎汚水量比

原単位方式
スクリーニングによる簡易評結果
価（%）③＝①÷②×100－－

1,336.20－－

719.10

186

A

問題あり

1.41

54

1.6

21

122

2.6

19

114

B

問題あり

モデル都市 №2

1.44

40

1.2

16

293

6.3

45

35

C

－

モデル都市 №3

2.61

226

6.7

89

575

12.4

89

100

B

問題あり

モデル都市 №4

4.22

798

23.5

314

1,374

29.6

213

148

A

問題あり

モデル都市 №5

2.81

339

10.0

133

212

4.6

33

405

A

問題あり

モデル都市 №6

1.16

278

8.2

109

295

6.4

46

239

A

問題あり

モデル都市 №7

4.13

259

7.6

102

273

5.9

42

241

A

問題あり

モデル都市 №8

1.52

144

4.3

57

168

3.6

26

218

A

問題あり

モデル都市 №9

1.70

863

25.4

340

802

17.3

124

273

A

問題あり

モデル都市 №10

2.76

217

6.4

85

175

3.8

27

316

A

問題あり

175

5.2

69

355

7.6

55

125

B

問題あり

3,393

100

1,336.20

4,644

100

719.10

－

－

－

－

－

390.00－－462.00

84

B

問題あり

計
流量計

簡易水位計

（%）
比率

流量計結果
へ

モデル都市 №1

【優先順位１】
モデル都市 №11 2.32

上流域

基礎汚水量

流量計の結果へ
簡易水位計の結果
換算

26.08

－
モデル都市 №12

2.25

74

4.8

19

42

3.2

15

125

B

問題あり

モデル都市 №13

2.88

207

13.3

52

74

5.7

26

198

A

問題あり

モデル都市 №14

0.94

182

11.7

46

129

9.9

46

100

B

問題あり

モデル都市 №15

2.46

131

8.5

33

212

16.3

75

44

C

－

モデル都市 №16

1.23

67

4.3

17

349

26.8

124

14

良好

－

モデル都市 №17

1.85

130

8.4

33

31

2.4

11

293

A

問題あり

モデル都市 №18

2.80

576

37.1

145

249

19.2

88

163

A

問題あり

モデル都市 №19

1.46

48

3.1

12

58

4.5

21

59

C

－

モデル都市 №20

2.26

28

1.8

7

91

7.0

32

22

良好

－

モデル都市 №21

2.63

109

7.0

27

66

5.1

23

116

B

問題あり

計

20.76

1,554

100

390.001,301

100462.00－－－

合計（面積）

46.84

（評価）
⚫

流量計の結果を基に、幹線との接合点に設置した簡易水位計の結果を按分補正して簡易評価を行った。

⚫

結果としては、対策が必要となる「A ランク（緊急対応）」の評価が下流域に多く、流量計の簡易評価と同様の結果となった。

⚫

送煙調査等の詳細調査を実施する際は、基礎汚水量比の高い No.5 および No.10 のエリアから優先して行う事が望ましい

3） 暗視カメラによる計測について
暗視カメラを設置した区間に関して、当初は幹線に流量計を設置する予定であったが、下流部にある軌道の伏越しによって、管内水位が高く、流量計の設置が困難となった。
そこで、幹線と枝線の接続部に簡易水位計の代わりに、時系列で降雨の変動を確認できる暗視カメラの設置を行った。
また、暗視カメラ No.1 エリアにおいては、区域を細分化するために、上流部に簡易水位計を設置した。
暗視カメラによる簡易評価の結果と評価を、表 2-55、表 2-56 に示す。

I-61

表 2-55 【手順 1】暗視カメラによる簡易評価の結果および優先順位（原単位方式）

表 2-56 【手順 2】暗視カメラ No.1 上流部の簡易水位計の評価について（検証結果）⚫

暗視カメラによる簡易評価の結果、全ての地点において A ランク（緊急対応）の評価となった。また、暗視カメラ No.3 の地区が不明水の影響を最も大きく受けていると考えられ、エリアの評価として優先順位を高く評価した。

⚫

簡易水位計を設置した No.22 の地点においても、対策が必要となる A ランク（緊急対応）の評価となり、不明水の有無を確認する事ができた。

⚫

幹線内の水位が高く、流量計の計測が困難な場合であっても、暗視カメラを用いる
事で、簡易的に不明水エリアのスクリーニングを行う事が可能と考えられる。

(5-4) 現地スクリーニング（不明水調査）技術の実証結果（大阪市）① 調査の概要
小ブロックのエリアの 3 地区に対して、簡易スクリーニング機器を用いて、詳細ブロックのエリアまでの絞り込みが可能か検証を実施した。
1） 調査フィールド
調査フィールドの概要は、表 2-57 のとおりである。

I-62

表 2-57 実証フィールド（大阪市）

2） 調査目標と実証方法
表 2-58 に詳細ブロックの絞込みを目的とした調査目標と実証方法を示す。
表 2-58 調査目標（大阪市）
目標

詳細ブロック（1ha 未満）への絞り込み技術を確立
計測された水位および降雨情報を基に、原単位方式による簡易実証方法

評価により詳細ブロックまで絞り込みを行い、詳細調査範囲の縮減について適用性を確認する② 調査手順
図 2-30 に 3 段階の手順を踏んで優先順を判定するフローと機器配置イメージを示す。
手順（1）

流量計による絞込み（小ブロック程度）【原単位方式】
手順（2）

優先順位の判定（100mm降雨想定）
手順（3）スクリーニング機器による簡易評価（小ブロック→詳細ブロック）【原単位方式】

優先順位の判定（詳細調査対象エリア
選定）

詳細調査

図 2-30 調査手順と不明水調査機器配置図（大阪市）一例
また、不明水調査の機器設置箇所数のリストを表 2-59 に示す。

I-63

表 2-59 不明水調査 機器設置箇所数
機器（箇所）

簡易水位計

暗視カメラ

流量計

瓜破南 1 丁目4

01

瓜破南 2 丁目402

長吉川辺 4 丁目

5

0

2

合計

13

0

5

③ 調査結果図 2-30 に示した 3 段階の手順による調査結果を、表 2-60、表 2-61、表 2-62 に示す。
表 2-60 【手順 1】流量計による簡易評価の結果（原単位方式）

表 2-61 【手順 2】 優先順位の判定（100 ㎜降雨時想定）（考察）⚫

流量計による簡易評価の結果、雨天時浸入水は全測点で緊急ランク A の評価となった。

⚫

そのうち、最も 1ha 当りの雨天時浸入水の影響が大きい地区は、長吉川辺 4 丁目となり、最も対策を優先すべき地区と考えられる。

I-64

表 2-62 【手順 3】簡易水位計による簡易評価の結果（原単位方式）
100mm降雨時雨天時浸入水量
地区

機器区分

流量計
瓜破南
1丁目

－

簡易水位計

流量計
瓜破南
2丁目

簡易水位計

【優先順位１】

（m3）

基礎汚水量

流量計の結果へ
換算

（%）

（m3）

比率

①

簡易水位計の値（m3/d）

流量計の結果へ換算

100mm降雨時
基礎汚水量比（%）（m3/d）（%）

比率②③＝①÷②×100

原単位方式
スクリーニングによる簡易評価
結果

－

－

56.94

－

－

15.05

378

A

問題あり

0.4

20

12.5

7

3

3.0

0

1,568

A

問題あり

大阪市 №3

0.3

91

56.5

32

27

24.0

4

892

A

問題あり

大阪市 №4

0.2

50

31.0

18

82

73.0

11

160

A

問題あり

計

0.9

160

100.0

57

113

100.0

15

－

－

－

－

－

247.50

－

－

99.46

249

A

問題あり

大阪市 №6

0.1

63

40.1

99

13

6.4

6

1,557

A

問題あり

大阪市 №7

0.2

57

36.2

90

147

74.5

74

121

B

問題あり

大阪市 №8

0.4

37

23.8

59

37

19.1

19

310

A

問題あり

計

0.7

156

100.0

248

197

100.0

99

－

－

－

－

－

720.52－－

5.30

13,595

A

問題あり

－

簡易水位計

簡易水位計の値

大阪市 №2

－

流量計

長吉川辺
4丁目

面積
簡易水位計測点（ha）

大阪市 №10

0.7

1,881

89.4

644

212

60.7

3

20,016

A

問題あり

大阪市 №11

0.8

43

2.1

15

39

11.3

1

2,477

A

問題あり

大阪市 №12

0.3

110

5.2

38

40

11.3

1

6,251

A

問題あり

大阪市 №13

0.1

70

3.3

24

58

16.7

1

2,732

A

問題あり

計

1.9

2,104

100.0

720.52

349

100.0

5.30

－

－

－

（評価）
⚫

モデル都市の例と同様に、流量計の結果を基に幹線との接合点に設置した簡易水位計の結果を補正して簡易評価を行った。

⚫

結果としては、対策が必要となる「ランク A」の評価がほぼ全ての地域に見られ、
瓜破南 1 丁目では No.2 のエリア、瓜破南 2 丁目は No.6、長吉川辺 4 丁目は No.10のエリアにおいて顕著な結果となった。長吉川辺 4 丁目については、特に基礎汚水量比が高いため、優先して詳細調査を実施する事が望ましい。

(6) 【参考】現地スクリーニング（不明水調査）技術の導入効果
実証研究の中～小ブロックにおいて、現地スクリーニング（不明水調査）技術のコスト縮減効果、期間縮減効果が実証された。
表 2-63、図 2-31 に示すように、中～小ブロックの絞り込みにおいて、コスト縮減率は6 割程度、期間縮減率は 5 割程度の結果となった。
また、表 2-63、図 2-32 に示すように、小～詳細ブロックの絞り込みにおいては、コスト縮減および期間縮減の効果が得られなかった。
表 2-63 現地スクリーニング（不明水調査）技術における導入効果
スクリーニング効果
中～小ブロック
小～詳細ブロック

コスト縮減率

期間縮減率

58.8%

51.0%

－201.9%－398.7%I-65

※費用は直接費で消費税、経費は含まない。

図 2-31【モデル都市】中ブロック→小ブロック（76ha→2～5ha 未満）※費用は直接費で消費税、経費は含まない。

図 2-32【大阪市】小ブロック→詳細ブロック（1.1～2.1ha→1ha 未満）

I-66

2-4 腐食環境調査技術（参考）(1) 腐食環境調査技術の概要
硫化水素濃度連続測定器を用いて、腐食環境下施設における濃度の変化を把握し、影響範囲にある管きょの抽出および腐食環境レベルに応じた調査頻度の設定を可能とする。
(1-1) 腐食環境調査の目的
腐食環境は、下水道法施行規則等で

下水の流路の勾配が著しく変化する箇所又は下水の流路の高低差が著しい箇所


伏越室の壁そのほか多量の硫化水素の発生により腐食のおそれが大きい箇所と明記され、具体的には以下の箇所が挙げられている。
① 圧送管の吐出し先② 落差・段差の大きい箇所③ 伏越し下流部④ その他腐食するおそれの大きい箇所
しかしながら、腐食の原因となる硫化水素の発生は、汚水の水質や滞留時間、施設構造
等により大きく異なることから、①～④の箇所が一律の危険度とは言い切れない。
このため、革新的技術は、実際の硫化水素濃度を計測し、腐食環境条件（Ⅰ～Ⅲ種）*1を把握したうえで、必要な点検・調査頻度、優先度を決定することが目的である。（表2-64 参照）*1

下水道管路施設ストックマネジメントの手引き -2016 年版- 日本下水道協会

表 2-64 硫化水素濃度と調査頻度の設定例
腐食環境条件平均硫化水素濃度

点検の頻度（例）

調査の頻度（例）

Ⅰ種

50ppm 以上

1 年毎

5 年毎

Ⅱ種

10ppm 以上 50ppm 未満

3 年毎

7～8 年毎Ⅲ種

10ppm 未満

5 年毎

点検で腐食劣化が認められた場合

出典：下水道管路施設ストックマネジメントの手引き -2016 年版- 日本下水道協会より作成(1-2) 腐食環境調査の概要
腐食環境調査は、拡散式硫化水素連続測定器を用いて、マンホール内の硫化水素濃度を計測する。腐食影響範囲は、硫化水素濃度や施設構造等の影響を受けることから、下流方
向数スパンを対象に計測することが望ましい。
硫化水素濃度連続測定器を、マンホール内に紐およびフック等で吊るし連続計測を行う。計測期間において一定の間隔でデータを自動モニタリングし、保存されたデータはコンピュータ処理により時系列で変動を整理する事ができる。
I-67

拡散式硫化水素連続測定器の特徴は以下のとおりで、硫化水素濃度連続測定器の外観、設置方法およびデータ収集・解析の例は図 2-33 のとおりである。
① 小型・軽量
・

小型・軽量のため、複数台の設置が簡単に行える。

・

マンホールや汚水ますなど、狭い場所でも容易に設置できる。

・

防水構造で、水に浮かぶ設計である。

② 乾電池内蔵・

電池寿命は 60 日間前後。

・

AC 電源不要のため、広範囲に設置できる。

③ 拡散式
・

採気方式は拡散式のため、吸引ポンプや通気配管は必要ない。

図 2-33 硫化水素濃度連続測定器の外観、設置方法およびデータ収集・解析の例(2) 腐食環境調査技術の作業手順
硫化水素濃度連続測定器を用いた腐食環境調査は、作業区分に応じた適切な人員配置のもと、安全管理に努めるとともに、関連法規や地方公共団体等が定める基準を順守して適切に行うものとする。
(2-1) 作業編成
腐食環境調査は、調査順序に応じて、「準備・設置・後片付け」、「準備・撤去・後片付け」の 3 段階の調査サイクルで実施され、この調査サイクルを図 2-34 に示すように、1日の作業時間の中で複数回行う。
I-68

現場作業においては、表 2-65 に示すように、調査人員として管路調査技師 1 名をはじめとする計 2 名、使用車両・機材として、資機材運搬車両、硫化水素濃度測定器、ガス検知器等が必要である。作業範囲としてはマンホール周辺 2m×3m 程度である。
表 2-65 腐食環境調査の作業区分、作業内容（現場作業）

作業内容
作業区分

調査員人数
・職種

使用車両・機材

作業範囲
2ｍ×3ｍ程度

必要な消耗品準備

管路調査技師

資機材運搬車両

作業用品

（作業帯

×1

硫化水素濃度測定器（ヘルメット設置・酸管路調査助手マンホール鍵

・ゴム手袋

欠測定

×1

ガス検知器

・ウエス

等）

計2名

送風機

・チョーク

設置

チェーンブロック

等）

撤去

作業帯

後片付け

（カラーコーン・バー等）(2-2) 調査手順
硫化水素濃度連続測定手順を図 2-34 に示す。
【設置】

【撤去】

準備工

調査機器設置

後片付け

作業完了

準備工

調査機器撤去

後片付け

作業完了

報告書作成
データ採取
硫化水素濃度を定量的に評価

図 2-34 硫化水素濃度連続測定の手順

I-69

(2-3) 報告書作成
事務所作業は、報告書作成により硫化水素濃度に対する評価を行うもので、表 2-66 に示すように、調査人員として管路主任技師 0.3 名をはじめとする計 3.3 名、使用機材として、パソコン等が必要となる。
表 2-66 腐食環境調査の作業区分、作業内容（事務所作業）

作業区分
報告書作成

作業内容
調査員人数・職種

使用車両・機材

作業範囲

管路主任技師×0.3

パソコン等

－

必要な消耗品
記憶メディア

管理技師×1

綴込みファイル用紙

管路調査技師×1

インク等

管路調査助手×1
計 3.3 名(2-4) 安全管理
管路施設は酸素欠乏や硫化水素等の有毒ガスが発生しやすい環境であり、濃度によって人体に大きな影響を与え、マンホール外に立つ作業員が意識を失い転落する事例も報告されている。また、被災者を救助する場合にも適切な安全器具を使用しなければ二次災害発
生につながる可能性がある。
このため、本作業においても圧送管路の吐出しマンホール等、硫化水素が発生する恐れのある危険な作業環境であることから、十分な安全管理対策が必要不可欠である。
具体的な安全対策を以下に示すが、詳細については下水道管路管理マニュアル-2019（公益社団法人日本下水道管路管理業協会）の 9 章 安全衛生管理を参照されたい。
① 安全教育（特別教育）の実施
作業員を危険又は有害な業務（酸素欠乏危険場所・硫化水素発生場所・その他有毒ガス
発生場所における安全作業）に従事させるときは、作業員に安全衛生教育（特別教育）を実施する。教育方法は、十分な知識、技能、経験を持った者を講師として選び、テキストを使用して行う。また、繰り返し行うことにより一層効果を定着させることができることから、危険作業に就いた後も繰り返し教育を行うことが効果的である。
② 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者の選定等
有資格者の酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者（以下、「酸欠作業主任者」）を現場に常駐させるとともに、作業員を指揮できるよう専念させる。当該作業は酸素欠乏等の危険作業に該当するため、酸欠作業主任者を選任し、以下の職務を確実に履行する必要がある。
・ 作業方法の決定、労働者の指揮・ 酸素及び硫化水素ガスの濃度測定
・ 酸欠等防止の器具又は設備の点検
I-70

・ 空気呼吸器等の使用状況の監視③ ガス濃度測定
作業前にガス濃度を測定し、酸素濃度が 18％以上、硫化水素濃度が 10ppm 以下である
ことを確認してから作業を開始する。また、図 2-33 のグラフのように、硫化水素濃度が急激に上昇することも予想されるため、濃度測定を常時行い安全を確認しながら作業を進めることが重要である。具体的な測定方法は、「下水道管路管理マニュアル-2019- 公益社団
法人日本下水道管路管理業協会」の P.432 を参考にされたい。
④ 換気
当該作業はマンホール内に入孔することは無いが、酸素欠乏や硫化水素の発生が予想され、マンホール外においても意識を失い転落事故に繋がる恐れがあるため、作業中は送風機による換気を適宜実施することが望ましい。
⑤ 安全器具・ 当該作業にあたっては、必要に応じて適切な安全器具及び保護具を装着し、身の安全を確保する必要がある。よって、作業に従事する職員の人数以上数を備えるとともに、常時点検し、有効に機能するようにしておくことが望ましい。安全器具及び保護具を以下に示す。
・ 保護帽
・ 安全帯
・ 空気呼吸器、送気マスク、避難用小型空気呼吸器
・ その他必要器具(3) 機器の必要性能(3-1) 標準仕様
硫化水素濃度連続測定器の仕様を表 2-67 に示す。

I-71

表 2-67 硫化水素濃度連続測定器の仕様(3-2) 必要性能
標準仕様と同等以上の性能を有すること。
(3-3) 日進量・調査コスト

・日進量
現地調査において、設置、撤去が容易な事から、表 2-68 に示すように 1 日に 8 箇所の設置、撤去が可能である。
表 2-68 腐食環境調査の日進量

項目

日進量（箇所／日）

現地調査

設置

現地調査

8.0 箇所／日

撤去

報告書作成

8.0 箇所／日

10 箇所／日・調査コスト
現地調査において、設置、撤去ともに安価である事から低コストでのスクリーニング調査が見込まれる。

I-72

(4) 腐食環境調査技術の実証結果(4-1) 検証方法
本調査では、(1-1) 腐食環境調査の目的(p.I-67)で示した腐食するおそれが大きい箇所（腐食環境）と想定される「圧送管の吐出し先」、「ビルピット排水先」の腐食環境把握とその範囲の推定を目的として検証した。

①

硫化水素濃度と吐出し地点の落差、圧送管延長、実際の腐食範囲延長との相関性「検証方法」：各調査路線における硫化水素濃度と吐出し地点の落差、圧送管延長、管きょ調査結果による腐食範囲延長との相関性を検証する。
② 硫化水素濃度と腐食対策範囲算定式との相関性「検証方法」：硫化水素濃度と腐食環境範囲算定式とついての調査結果の取りまとめを行った。具体的な検証方法は、図 2-35 のイメージ図と以下の方法で整理する。
流下方向に対する硫化水素濃度の測定結果と流下方向での濃度分布と日本下水道協会の腐食環境範囲算定式（図 2-36 参照）との相関関係を検証する。
(1)（濃度測定から推定した腐食対策範囲 Lb）／

硫化水素濃度（ppm）（協会式から算定 La）＝α を算定(2) 通常の点検頻度 5 年に 1 回程度
腐食分類Ⅲ類*（平均 10ppm 未満）を影響範
囲とする。

10

0
濃度測定から推定した腐食対策範囲（Lb）

流下延長（m）(3) 以上より回帰式から濃度 10 から推定腐食対策
範囲 Lb を算出する。

協会式による腐食対策範囲（La）*管路施設の場合の腐食環境条件の分類（表 2-69）参照

図 2-35 検証イメージ図● 腐食環境範囲算定式
y=α×（25x+100）y=α×（220x-50）
y：腐食範囲（m）
x：段差長（m）（0<x<0.75）（x≧0.75）
α：安全係数

出展：日本下水道協会「下水道管路施設ストックマネジメントの手引き」

図 2-36 腐食環境範囲算定式

I-73

表 2-69 腐食環境条件の分類
分類

腐食環境条件摘要

Ⅰ類

硫化水素の発生要因近傍で、硫化水素ガスの滞留が多く、腐食が厳しい環境（維持管
理上、発生源対策を必要とする）。

放置した場合、供用年数 10 年未満で劣化
度 A ランクに達する腐食環境を想定。平均
硫化水素ガス濃度 50ppm 以上

Ⅱ類

硫化水素の発生要因に近傍し、硫化水素ガ
スの滞留があり、腐食速度が緩やかな環境（発生源対策を必要とする場合としない場
合がある）。

放置した場合、供用年数 10 年未満で劣化
度 B ランクに達する腐食環境を想定。平均
硫化水素ガス濃度 10～50ppm

Ⅲ類

硫化水素の発生要因に近傍しているが、硫化水素ガスの滞留は少なく、腐食速度が小さい環境。

放置した場合、供用年数 10 年未満で劣化
度 C ランクに達する腐食環境を想定。平均
硫化水素ガス濃度 10ppm 未満「下水道管路施設ストックマネジメントの手引き（2016 年版）」より(4-2) 調査結果の評価① 硫化水素濃度と吐出し地点の落差、圧送管延長、実際の腐食範囲延長との相関性
1） 圧送管
圧送管の吐出し先と管路内の硫化水素濃度とその地点の落差、下流部腐食範囲（TV カメラ、目視等から結果）圧送管延長との関係をプロットした。併せて、相関性を確認する
ため、一次式による回帰式の結果と相関係数を図 2-37、図 2-38、図 2-39 に示す。
・硫化水素濃度と落差の関係
・若干、右肩上がりの傾向を示す。落差が大き
くても硫化水素の発生要因（ORP が高いなど）が小さい等の要因と推定。
相関性：非常に低い
2（R =0.0393）
図 2-37 硫化水素濃度と落差の関係

・硫化水素濃度と下流部腐食範囲の関係
・相関係数は低いものの硫化水素濃度が高い場
合、腐食範囲は大きくなる傾向がみられる。
相関性：高い2（R =0.3374）
図 2-38 硫化水素濃度と下流部腐食範囲の関係

I-74

・硫化水素濃度と圧送管延長の関係
・圧送管延長との相関は特に得られなかった。硫化物濃度など他の要因が想定される。
相関性：非常に低い
2（R =0.004）

図 2-39 硫化水素濃度と圧送管延長の関係（考察）⚫

以上より、圧送管における硫化水素濃度と各緒元との相関性について、下流部
腐食範囲以外は、ほとんど相関がないと判断される。

2） ビルピット
圧送管と同様に硫化水素濃度の測定結果と各緒元の相関性を、図 2-40、図 2-41 に示す。
・硫化水素濃度と落差の関係
・圧送管と同様、落差との相関はない。落差が０であっても高い濃度を示す箇所もある。
相関性：非常に低い
2（R =0.0072）

図 2-40 硫化水素濃度と落差の関係

・硫化水素濃度と下流部腐食範囲の関係
・圧送管とは異なり、殆ど腐食環境は確認できなかったため相関はなかった
相関性：非常に低い
2（R =0.0013）
図 2-41 硫化水素濃度と下流部腐食範囲の関係

I-75

（考察）
⚫

以上から本調査では、硫化水素濃度と一般的に相関が高いと考えられる要因（落差など）に対して、相関性を確認することはできなかった。原因としては、調査期間が短く、検討するデータ数も少ないことも関連しているものと推
定される。

I-76

② 硫化水素濃度と腐食環境範囲算定式との相関性
1） 圧送管
前述の方法に従い、流下方向に対する硫化水素濃度の変化と日本下水道協会の腐食環境
範囲算定式を用いた推定腐食範囲（10ppm 以上）との比率を算定した。6 路線中、3 路線
は流下水素濃度が 10ppm 以下であり、相関が得られなかった。硫化水素濃度が 100ppm 以
上測定された 3 路線についての結果は、図 2-42、図 2-43、図 2-44 のとおりである。
・ 圧送管路線（No.1）【圧送管１】
La=339.4ｍ
Lb／La＝0.76

推定腐食範囲（10ppm以上）

Lb=258.0m

図 2-42 流下方向の濃度分布（圧送管路線 No.1）

La：協会式による推定腐食範囲（m）
Lb：硫化水素濃度の測定結果から10ppm 以上（腐食分類Ⅲ種）と推定される範囲（m）

・ 圧送管路線（No.2）

推定腐食範囲（10ppm以上）

Lb=108.6m

図 2-43 流下方向の濃度分布（圧送管路線 No.2）

I-77【圧送管２】
La=108.3ｍ
Lb／La＝1.003

・ 圧送管路線（No.6）

推定腐食範囲（10ppm以上）【圧送管６】
La=104.3ｍ
Lb／La＝1.38
Lb=144.0m

図 2-44 流下方向の濃度分布（圧送管路線 No.6）（考察）⚫

硫化水素濃度は、流下方向の距離が長くなると漸減する傾向が見られる。また、相関性の範囲は比較的高く、中位の相関係数となっている。

⚫

日本下水道協会式との関係は、協会式の値の 0.8～1.4 倍程度となった。

2） ピルビット
圧送管同様、10 路線中 5 路線を対象に検証した結果を、図 2-45、図 2-46、図 2-47、
図 2-48、図 2-49 に示す。
・ ビルピット路線（No.1）

推定腐食範囲（10ppm以上）【ビルピット１】
La=103.0ｍ
Lb／La＝0.95

Lb=97.6m

図 2-45 流下方向の濃度分布（ビルピット No.1）

I-78

・ ビルピット路線（No.2）

推定腐食範囲（10ppm以上）

Lb=130.7m【ビルピット２】
La=135.8ｍ
Lb／La＝0.96

図 2-46 流下方向の濃度分布（ビルピット No.2）

・ ビルピット路線（No.4）

推定腐食範囲（10ppm以上）【ビルピット４】
La=122.7ｍ
Lb／La＝1.01
Lb=123.4m

図 2-47 流下方向の濃度分布（ビルピット No.4）

・ ビルピット路線（No.5）

推定腐食範囲（10ppm以上）

Lb=130.6m

図 2-48 流下方向の濃度分布（ビルピット No.5）

I-79【ビルピット５】
La=116.0ｍ
Lb／La＝1.13

・ ビルピット路線（No.10）

推定腐食範囲（10ppm以上）

Lb=210.4m【ビルピット 10】
La=178.4ｍ
Lb／La＝1.18

図 2-49 流下方向の濃度分布（ビルピット No.10）（考察）⚫

圧送管同様、流下方向の距離が長くなると濃度が漸減する傾向が見られる。また、相関性の範囲は比較的高く、中位の相関係数となっている。

⚫

日本下水道協会式との関係は、協会式の値の 0.9～1.2 倍程度となった。

以上より、
⚫

硫化水素濃度は、流下方向へ漸減する傾向が確認できた。

⚫

腐食影響範囲は協会等で提示している“腐食対策範囲”と近い値になった。

③ 評価のまとめ
1） 硫化水素濃度と吐出し地点の落差、圧送管延長、実際の腐食範囲延長との相関性
実装研究の調査では、硫化水素濃度と各緒元による相関性を得る事ができなかった。大きな要因としては、サンプル数が少ない事が原因として挙げられる。しかし、圧送管の吐出し先において硫化水素濃度が高い地点では、TV カメラ調査結果の腐食状況範囲と一定の相関性が確認できる。
2） 硫化水素濃度と腐食環境範囲算定式との相関性
圧送管の吐出し先から流下方向で硫化水素濃度が漸減する傾向を示し、推定腐食対策範囲／計算値（協会式）は、0.8～1.4 となっており相関性が確認できる。一方、ビルピットの吐出し先からの濃度分布では、対象路線中の 5 路線で流下方向で圧送管同様に漸減する傾向を示している。推定腐食対策範囲／計算値（協会式）は、0.9～1.2 となっており、相関性があると考えられる。

I-80

(5) 腐食環境調査技術の活用方法(5-1) 下水道協会式による簡易的な腐食環境範囲の設定
流下方向に対する硫化水素濃度の測定結果と、流下方向での濃度分布と日本下水道協会の腐食対策範囲算定式（図 2-50 参照）との相関関係を検証した結果、次の相関性を得る事ができた。一般的に協会式を用いる場合は、α（＝安全係数）に 1 の値を用いるが、実証フィールドにおいて圧送管およびビルピットの排出先では、α＝0.8～1.4 の値となった。地域条件やその他の要因で変化するものと推定されるが、腐食範囲の算定において参考とされたい。
● 腐食対策範囲算定式
y= α×（25x+100） （0<x<0.75）
y= α×（220x-50）（x≧0.75）

y：腐食範囲（m）、α：安全係数
x：段差長（m）
出典：「下水道管路施設ストックマネジメントの手引き」-2016 年版- 日本下水道協会

図 2-50 腐食範囲算定式(5-2) 腐食環境調査結果の活用
圧送管・ビルピット等の吐出し先の位置、下流側の管路の硫化水素濃度、調査劣化度等の情報は、管路台帳システム等に入力・蓄積する事で、調査優先度の設定や調査頻度の適正化、事業計画へのフィードバック等に役立てる。
2-5 ICT データ入力・蓄積ツールで示す ICT データ入力・蓄積ツールで整理した段差・落差情報から算定した腐食対策範囲の結果を、管路台帳システムに反映させ、CAPD（調査→計画→改築更新工事）でのデータ蓄積を実施することで、腐食環境下にある管路施設を容易に把握する事ができ、調査の見落としによる陥没リスクの低減や適正な硫化水素調査範囲の設定等が図られる。図 2-51 に関連イメージを示す。

I-81

【腐食環境下】
吐出し先 位置情報

圧送管

段差・落差情報

の簡易設定

ビルピット

（マンホール劣化度調査結果
・腐食状況）

協会式による腐食範囲【現地調査】
ICT入力支援ツール

マンホール調査範囲設定【マンホール調査】
管路台帳
システム

腐食範囲確認（硫化水素濃度測定結果） 硫化水素濃度連続測定器

硫化水素濃度測定結果（10ppm以上）【腐食環境調査】（管きょ劣化度調査結果
・腐食状況）

管きょ調査

点検直視型カメラ【管きょ調査】

範囲設定

硫化水素濃度の測定結果
による腐食環境下における調査範囲の設定

図 2-51 腐食環境調査を管路台帳システムに反映する概念図

I-82

2-5 ICT データ入力・蓄積ツール(1) ICT データ入力・蓄積ツールの概要
新技術である現地入力支援ツールについては、現地に持参可能なタブレットやスマートフォンを利用し、マンホール内やマンホール蓋の点検調査結果を現地で入力することができ、写真データを効率的に収録し、点検調査結果を管路データ（管径・管種・土被り・延長）とともにデータ蓄積ツールに蓄積する。
(1-1) 現地入力支援ツール
現地入力支援ツールの概要図を、図 2-52 に示す。
現地に持参可能なタブレットやスマートフォンを用いて、現地の点検と同時に情報の入力が可能となる事から、事務所での入力作業の省力化、誤入力やデータ入力のタイムラグなどの解消が可能である。

現地のマンホール点検情報・現状写真

USBケーブル（データの取込み）

現地入力支援ツール

図 2-52 現地入力支援ツールの概要図
アプリケーションを通して現地の記録写真撮影を行うことにより、自動的に施設番号と連動した写真管理が可能となる事から、誤入力や撮影の過不足を防止し、情報処理が容易となる。
(1-2) データ蓄積ツール
データ蓄積ツールの概要図を、図 2-53 に示す。

I-83

データ蓄積ツールは、下水道管路施設の維持管理に特化した情報システムである。管路の基礎情報（管径、管種、土被り、延長、布設位置、布設年度等）に加えて、全ての下水
道管路施設（管きょ、マンホール、蓋、取付管、ます）における維持管理情報（点検履歴
情報、点検結果、詳細調査履歴情報、詳細調査結果、緊急度等）を関連付けてデータ蓄積することが可能である。
管きょ内の詳細調査を行った結果をデータ蓄積ツールに入力、データベース化し、調査集計表（緊急度含む）および記録表を作成する。

自動取込ができるツールを開発・改造
現地入力支援ツール
データ蓄積ツール

情報出力

点検データ一覧
マンホール点検実施情報表■マンホール基本情報
マンホール施設番号
マンホール種別■点検項目

18041000900
第3種マンホール

施工年度

点検実施日

2018/10/18（本管）管径（内径）300

YYYY/MM/DD（西暦）で入力

（斜壁）

写真一覧表

腐食状態

Ｄ 無し

破損状態
クラック状態

Ｄ 破損無しＤ 無し

Ａ 鉄筋露出状態 Ｂ 骨材露出状態 Ｃ 表面が荒れた状態 Ｄ 無し
Ａ 欠落・陥没 Ｂ 全体に亀裂 Ｃ 軽微な破損（Ａ・Ｂ以外） Ｄ 破損無し
Ａ 全体がクラック（マンホール全周・幅5mm以上） Ｂ 部分的にクラック（マンホール半周程度・幅5～2mm程度）Ｃ 軽微なクラック（幅2mm未満） Ｄ 無し

隙間・ズレ状態

Ｄ 無し

Ａ 全体が脱却 Ｂ 一部が脱却 Ｃ わずかの隙間・ズレ Ｄ 無し

浸入水の有無Ｄ 無し

Ａ 噴き出ている Ｂ 流れている Ｃ にじんでいる Ｄ 無し

木根侵入の有無

Ｄ 無し
Ｄ 無し

Ａ 内寸の50％以上 Ｂ 内寸の50～10％以上 Ｃ 内寸の10％未満 Ｄ 無し
Ａ 管口全周が欠落・閉塞が未処置 Ｂ 管口部分的に欠落 Ｃ クラックがある Ｄ 無し

腐食状態

Ｄ 無し

Ａ 鉄筋露出 Ｂ 骨材露出 Ｃ 表面の荒れ Ｄ 無し

破損状態
クラック状態

Ｄ 破損無しＤ 無し

隙間・ズレ状態

Ｄ 無し

Ａ 全体が脱却 Ｂ 一部が脱却 Ｃ わずかの隙間・ズレ Ｄ 無し

浸入水の有無Ｄ 無し

Ａ 噴き出ている Ｂ 流れている Ｃ にじんでいる Ｄ 無し

木根侵入状態

Ｄ 無し
Ｄ 無し

Ａ 内寸の50％以上 Ｂ 内寸の50～10％以上 Ｃ 内寸の10％未満 Ｄ 無し
Ａ 管口全周が欠落・閉塞が未処置 Ｂ 管口部分的に欠落 Ｃ クラックがある Ｄ 無し

管口仕上モルタルの欠落・クラック（直壁）

管口仕上モルタルの欠落・クラック

Ａ 欠落・陥没 Ｂ 全体に亀裂 Ｃ 軽微な破損（Ａ・Ｂ以外） Ｄ 破損無し
Ａ 全体がクラック（マンホール全周・幅5mm以上） Ｂ 部分的にクラック（マンホール半周程度・幅5～2mm程度）Ｃ 軽微なクラック（幅2mm未満） Ｄ 無し

（本体）
足掛金具腐食劣化状態
インバート状態

Ｄ 正常範囲Ｂ インバート未設置

Ａ 欠落している Ｂ 鉄筋が細くなっている Ｃ 錆の発生 Ｄ 正常範囲
Ｂ インバート未設置 Ｃ 部分的に欠損 Ｄ 正常範囲
Ａ 常に発生 Ｂ 使用ピーク中に発生 Ｃ 季節的に発生 Ｄ 正常範囲

臭気発生状態Ｄ 正常範囲硫化水素発生状態

Ｄ 発生していない

土砂等・モルタル・油脂類の堆積付着程度

Ｄ 無し
Ｄ 無し

他企業体施設（管等）露出の有無

Ａ 発生している Ｄ 発生していない
Ａ 管内径の1/3以上堆積付着 Ｂ 管内径の1/3～1/10程度堆積付着 Ｃ 管内径の1/10未満堆積付着 Ｄ 無し
Ａ 露出がある Ｄ 無し

■点検結果
要清掃実施対象（判定）Ｄ 清掃必要でない

プルダウンより選択

清掃依頼登録日YYYY/MM/DD（西暦）で入力

点検実施困難プルダウンより選択点検実施困難の説明
措置対応
備考・仮措置等コメント
調査報告書番号
調査報告書提出日措置済（工事等完成日）

YYYY/MM/DD（西暦）で入力

点検調査結果表
日本語30文字以内
日本語30文字以内

YYYY/MM/DD（西暦）で入力
YYYY/MM/DD（西暦）で入力

図 2-53 データ蓄積ツールの概要図

I-84

清掃完了日

日本語20文字以内

プルダウンより選択

(2) ICT データ入力・蓄積ツールの作業手順
現地入力支援ツールを用いたマンホール点検は、作業区分に応じた適切な人員配置のもと、安全管理に努めるとともに、関連法令や地方公共団体等が定める基準を順守して適切に行うものとする。
(2-1) 作業編成
マンホール点検は、準備・点検・後片付けという作業が、現場におけるサイクルである。この点検サイクルを 1 日の作業時間の中で複数回行う。
現場作業においては、表 2-70 に示すように、調査人員として管路調査技師 1 名をはじめとする計 3 名、使用車両・機材として、資機材運搬車両、現地入力支援ツール、ガス検知器等が必要である。作業範囲としてはマンホール周辺 2m×3m 程度である。
表 2-70 マンホール点検の作業区分、作業内容（現場作業）

作業内容
作業区分

調査員人数
・職種

使用車両・機材

作業範囲

必要な消耗品準備

管路調査技師×1 資機材運搬車両（作業帯設

管路調査助手×1 現地入力支援ツール 程度（ヘルメット

置・酸欠測

管路調査作業員 マンホール鍵

・ゴム手袋

定等）

×1

ガス検知器

・ウエス

点検

計3名

作業帯

・チョーク等）

後片付け

2 ｍ × 3 ｍ 作業用品

（カラーコーン・バー等）(2-2) 点検手順
ICT データ入力・蓄積ツールによるマンホールの点検手順を図 2-54 に示す。
従来のマンホール点検の手法は、点検シート（紙ベース）を用いて現地点検作業の実施を行い、事務所内作業として、点検シートのデータを手入力により、維持管理情報システ
ム（管路台帳システム）に入力している。

I-85

従来型手法（紙ベース）

革新的技術（現地入力支援ツール）

準備工
点検シート
（紙ベース）に記録

現
場
作
業

事
務
所
内
作
業

準備工 現地入力支援ツール（スマホ・タブレット）に記録

マンホール蓋および周辺の舗装点検

マンホール蓋および周辺の舗装点検

マンホール蓋を開け、蓋全体の点検およびマンホール蓋を開け、蓋全体の点検およびマンホール内の点検

マンホール内の点検

マンホール蓋を閉め、最終チェック

マンホール蓋を閉め、最終チェック

片付け

片付け

点検データを維持管理情報システムに

点検データの取り込み整理

手入力
データ蓄積ツールに点検データを一括して自動取込【すべての作業完了 】【すべての作業完了 】

図 2-54

ICT データ入力・蓄積ツールによるマンホールの点検手順

現地入力支援ツールを用いた場合、現地で撮影した写真データおよび入力した点検デー
タ（CSV データ）（図 2-55 参照）は、USB ケーブル等を介してデータ蓄積ツールへ自動的に取込が可能となり（図 2-56、図 2-57 参照）、事務所内での入力作業の省略化が図られる。
なお、スマートフォンへの入力に集中しすぎた際に、開口部等への意識が薄れる可能性があるため、スマートフォン等を用いた現場調査では、安全管理面の注意が必要である。

I-86

現地入力支援ツール

データ蓄積ツール

USB ケーブル

点検データ吐出し

図 2-55 現地入力支援ツールで入力した撮影写真および点検データ

I-87

図 2-56 データ蓄積ツールによる自動取込の流れの一例○○県○○市図 2-57 データ蓄積ツールに自動取込されたデータの一例(2-3) 報告書作成
事務所作業は、報告書作成により点検結果の整理を行うもので、現場で記入した野帳をベースに手入力していた従来手法に対して、データ蓄積ツールへの自動取り込みによって入力作業の省力化が可能となる。報告書作成は表 2-71 に示すように、調査人員として管理技師 1 名をはじめとする計 3 名、使用機材として、パソコン等が必要となる。

I-88

表 2-71 マンホール点検の作業区分、作業内容（事務所作業）

作業区分

作業内容
調査員人数・職種

使用車両・機材

作業範囲

管理技師×1
報告書

管路調査技師×1

作成

管路調査助手×1

必要な消耗品
記憶メディア

パソコン等－

綴込みファイル用紙
インク等

計3名

(3) 機器の必要性能(3-1) 標準仕様
現地入力支援ツールおよびデータ蓄積ツールの標準仕様を表 2-72 に示す。
表 2-72 現地入力支援ツール、データ蓄積ツールの標準仕様
管理項目
現地入力支援ツール
データ蓄積ツール
・設置場所
・管種
・管の仕様
・布設位置
・蓋の仕様
・延長
・マンホールの仕様
・土被り
基礎情報・維持管理履歴・布設年度
・段差・落差情報
・管径
他
・管底高、段差・落差
他
・道路・点検履歴情報・蓋枠
・点検結果
・マンホールの調査
・詳細調査履歴情報
維持管理情報・管口の調査・詳細調査結果
他
・苦情
他※上記情報を関連付けてデータ蓄積することで情報の一元管理を可能とする。

(3-2) 必要性能
現地入力支援ツールの動作制限を表 2-73 に示す。
表 2-73 現地入力支援ツールの必要性能
Android3.0 以降
スマホ、タブレットの専用アプリ

おサイフケータイを搭載しているもの
カメラ機能付き必要ストレージ 100MB 以上を推奨

I-89

データ蓄積ツールの動作制限を表 2-74 に示す。
表 2-74 データ蓄積ツールの必要性能
CPU

Core i7 以降または同等のもの

メモリ

8GB 以上ハードウェアディスプレイ解像度
ハードディスクOS

C ドライブに 500 GB 以上の空き容量
Microsoft Windows7 SP 1 以降 32bit または 64bit

その他
ソフトウェア

1024×800 以上

Microsoft .Net Framework3.5 以上（Windows7 には標準でインストールされている）

カッコ内は状況によって必要

Microsoft Excel 2010 以降（2010 Office system ドライバ データ接続コンポーネン
ト）※本ツールで作成される帳票を確認するには Microsoft Excel 2010 以降が必要

データ入力においては、下水道管路の知識と経験が必要である。（下水道管路専門技士／主任技士）(3-3) 日進量・調査コスト

・日進量
表 2-75 に示すように、報告書の作成において、従来手法（管路台帳システムに手入力）の日進量が 74 箇所／日に対して、革新的技術手法（データ蓄積ツールに自動取込）が960 箇所／日となり、大幅な期間短縮が見込める。
表 2-75

項

ICT データ入力・蓄積ツールの日進量

目

現地調査

報告書作成

ICT データ入力・蓄積ツール

55 箇所／日

960 箇所／日

従来手法（管路台帳システムに手入力 ）同上

74 箇所／日・調査コスト
日進量で述べたように、報告書の作成で機器の損料を見込んでもコストの縮減が確認できた。

(4) 適用範囲(4-1) 現地入力支援ツール
現地入力支援ツールの適用範囲は、表 2-76 のとおりである。

I-90

項 目
入力項目

表 2-76 現地入力支援ツールの適用範囲
点検箇所
点検内容
道路の状況
占有位置
道路の段差
蓋枠の周囲状況
蓋のタイプ
マンホール蓋
蓋の浮上・飛散防止機能
蓋外観・性能マンホール本体

マンホール種別
高さ調整部
斜壁ブロック
直壁ブロック
インバート
土砂堆積
悪臭発生
異物流入
足掛金物腐食
躯体部腐食
下流管口
上流管口

流下の状況

管口

(4-2) データ蓄積ツール
データ蓄積ツールの適用範囲は、表 2-76 と同様である。

(4-3) 地方公共団体の管路台帳システムとの親和性
地方公共団体に管路台帳システムが既に導入されている場合、管路台帳システムとデー
タ蓄積ツールとの連携は可能である。
ただし現地入力支援ツールで得たデータは管路台帳システムに自動取込はできず、手動入力となる。自動入力を行うためには、管路台帳システムがインストールされている PCにデータ蓄積ツールをインストールし、管路台帳システムとの連携を行うことで、現地入力支援ツールのデータの自動取込が可能となる。

(5) ICT データ入力・蓄積ツールの実証結果
計測の対象となるマンホール 100 箇所の点検を行い、1 箇所当たりの平均作業時間を比較したものは、表 2-77 のとおりである。マンホール 1 箇所当たりの作業時間において、従来手法と比較して約 6 分の時間短縮が図られた。

I-91

表 2-77 従来手法と新技術手法との調査時間計測結果
現地作業
従来手法
[紙ベース]
革新的技術[データ入力・蓄積ツール]

1箇所当たりの
作業時間

データ入力・整理点検結果データを台帳システ
6分30秒
6分30秒
・準備工
ムに手動で直接入力
・マンホール蓋および周辺の舗装点検
・マンホール蓋（裏）および自動取り込み（50箇所データ
6分30秒
30秒
マンホール内点検
事前整理25分）

約13分

約7分

(5-1) 縮減効果
次の算出条件を基に従来技術と革新的技術の作業時間を比較し、マンホール 100 箇所当たりのコスト縮減および期間縮減効果を算出した。
（算出条件）○ 作業時間実測結果
・ 現場作業（従来および革新的技術）：
6.5 分/箇所 ⇒360 分（1 日 6 時間作業）で 55 箇所

・ 報告書作業（従来技術）：
6.5 分/箇所 ⇒480 分（1 日 8 時間作業）で 74 箇所

・ 報告書作業（革新的技術）：
0.5 分/箇所 ⇒480 分（1 日 8 時間作業）で 960 箇所(5-2) 期間比較(日進量)期間比較結果を表 2-78 に示す。期間縮減率は 40％となった。
表 2-78 期間比較結果
従来技術

革新的技術

1日当たり
（箇所）

100箇所当たり
（日）

1日当たり
（箇所）

100箇所当たり
（日）

現場作業

55

1.8

55

1.8

報告書作業

74

1.4

960

0.1

合計

3.2

1.9
40%

期間縮減率

(5-3) コスト比較
コスト比較結果を表 2-79 に示す。

I-92

備考

表 2-79 コスト比較結果
従来技術

革新的技術

100箇所当たり
（円）

単価
（円）

備考

100箇所当たり
（円）

単価
（円）

現場作業

1,480

148,000

1,480

148,000

報告書作業

1,570

157,000

303

30,300－1,627

305,000

179,927

機器費※
合計

41%

コスト縮減率※ その他

・ スマートフォン及びアプリに関する費用 ： 174,900円/年（1台分） ← 日之出水道機器㈱見積り資料より
・ 新技術での日進量は55箇所/日 ⇒ 100箇所の作業に要する日数 ： 約2日
・ 年間作業日数 ： 365日÷1.7（不稼働係数） ＝ 215日
・ よって、スマートフォン及びアプリに関する費用（100箇所分） ： 2日÷215日×174,900円 ＝ 1,627円(5-4) 有効性の検証結果
ICT データ入力・蓄積ツールの有効性の検証結果を、表 2-80 に示す。
⚫

マンホール 100 箇所当たりで試算した場合、約 40%のコスト・期間縮減効果を得る事ができた。マンホール点検作業における革新的技術の導入についての有効性が確認できたと考えられる。

⚫

地方公共団体で既に台帳システムが整備されており、現地入力支援ツールとのデータ連携が必要な場合は、CSV 形式等の汎用性のあるデータを収受できるよう台帳シ
ステムを改修する事で、自動入力によるデータ連携が可能となる。
表 2-80
評価項目

コ
ス
ト
縮
減

現場作業

期

現場作業

間
縮
減

報告書作業

ICT データ入力・蓄積ツールの有効性の検証結果

合計

結論（ＩＣＴデータ入力
・蓄積ツール）

新的技

148,000円
100箇所当たり

合計

報告書作業

革

従来技術（目標値）

100箇所当たり

術

（

実

証

結

果

）

148,000円

計 305,000円（コスト縮減率 40%)

30,300円
1,627円（機器費）
計179,927円（コスト縮減率：41％）

1.8日

1.8日

157,000円

1.4日

評 価

100箇所当たり100箇所当たり

計 3.2日（期間縮減率40%)

0.1日

○

○

計 1.9日（期間縮減率：40％）

・従来技術と比較して、コスト・期間共に40％程度の縮減効果を得ることができた。

(6) 【参考】ICT データ入力支援・蓄積ツールの導入効果
実証研究において、ICT データ入力支援・蓄積ツールのコスト縮減効果、期間縮減効果が実証された。
ICT データ入力支援・蓄積ツールの導入効果を図 2-58、表 2-81 に示す。

I-93

現地作業では、従来技術と革新的技術で同様の作業時間であったが、データ入力・整理において、革新的技術のデータ自動取り込みによって、効率的な作業が図られ、1 箇所当たりで約 6 分間の大幅な短縮が図られた。
100 箇所当たりで約 41%のコスト削減、40％の期間縮減効果を確認した。
○ 従来技術○ 革新的技術

現場作業

148千円

1.8日

報告書作成

157千円

1.4日 30千円

機器費

148千円

1.8日
0.1日

2千円

費 用

305千円

180千円

日 数

3.2日

1.9日
※費用は直接費で消費税、経費は含まない。

図 2-58

ICT データ入力支援・蓄積ツールの導入効果

表 2-81

ICT データ入力支援・蓄積ツールの導入効果

コスト縮減率

41.0%

期間縮減率

40.6%

I-94

3 期間・コスト短縮効果の試算
3-1 都市規模によるシステム導入効果の試算（期間）
地方公共団体状況調査の結果から、都市規模別で保有する資産における調査対象施設の割合を算出し、革新的技術を導入した場合の期間縮減の試算結果を提示した。システムの導入検討資料として活用されたい。各都市が保有する管路施設について、30 年経過管（マンホールを含む）を対象に、革新的技術を適用した場合の期間縮減効果を試算した。さらに、現地スクリーニング（不明水調査）については、モデル都市の分流地域を想定した対象エリアを基に試算を行った。その結果を表 3-1、図 3-1 に示す。
表 3-1 都市規模によるシステム導入効果の試算（期間）

日数
大都市
中都市
小都市

①従来技術
(1) 机上 (2) デー
スクリーニ タ入力・ (3) 不明
ング・管 蓄積支援 水調査
きょ調査
ツール
21,227 2457.3 2173.2
3,007 343.55
565
1,072 121.79
198②革新的技術(1) 机上 (2) デー(3) 不スクリーニ タ入力・合計
明水調
ング・管 蓄積支援
査
きょ調査
ツール
1054
25,858 11,565 1459.1
274
3,916 1,764 203.99
647
72.31
96
1,392

①従来技術
②革新的技術(1) 机上 (2) デー(1) 机上 (2) デー(3) 不スクリーニ タ入力・ (3) 不明
スクリーニ タ入力・
年数
合計
明水調
ング・管 蓄積支援 水調査
ング・管 蓄積支援
査
きょ調査
ツール
きょ調査
ツール
大都市
58.2
6.7
6.0
70.8
31.7
4.0
2.9
中都市
8.2
0.9
1.5
10.7
4.8
0.6
0.8
小都市
2.9
0.3
0.5
3.8
1.8
0.2
0.3
注）30年超過分を対象（全体の33％を計上）
年数＝（対象の数量）/（日当たり作業量）/365

単位：日③縮減効果=①-②(1) 机上 (2) デー
スクリーニ タ入力・ (3) 不明
合計
ング・管 蓄積支援 水調査
きょ調査
ツール
998
1,119
14,078 9,662
140
291
2,242 1,243
425
49
102
815
単位：年
③縮減効果=①-②(1) 机上 (2) デー
スクリーニ タ入力・ (3) 不明
合計
ング・管 蓄積支援 水調査
きょ調査
ツール
26.5
2.7
3.1
38.6
3.4
0.4
0.8
6.1
1.2
0.1
0.3
2.2

合計
2,039
294
103

合計

80
70

単位：年

60
50
40
30
20
10
0
従来技術

革新的技術

大都市
机上スクリーニング・管きょ調査

従来技術

革新的技術

従来技術

中都市
データ入力・蓄積支援ツール

革新的技術

小都市
不明水調査

図 3-1 都市規模によるシステム導入効果の試算（期間）

I-95

32.3
4.6
1.6

3-2 都市規模によるシステム導入効果の試算（コスト）期間の試算と同様に、革新的技術を導入した場合のコスト縮減の試算結果を提示した。
システムの導入検討資料として活用されたい。
各都市が保有する管路施設について、期間の試算と同様にコスト縮減効果を試算した。
さらに、現地スクリーニング（不明水調査）については、モデル都市の分流地域を想定した対象エリアを基に試算を行った。
参考として、都市規模別における管きょ施設の管種別割合を図 3-2 に示す。
管種別割合（大都市）管種別割合（中都市）
コンクリー
ト管
27%

塩ビ管
24%

コンクリー
ト管
48%
塩ビ管
66%

陶管
7%

陶管
28%

管種別割合（小都市）
コンクリー
ト管
19%

塩ビ管
81%

図 3-2 都市規模による管種別割合【コンクリート管・陶管・塩ビ管】
上記の条件を基に、システムの導入効果を試算した結果を図 3-3 に示す。
図 3-3 は、ヒアリングを実施した都市の 30 年経過管（マンホールを含む）を対象として、従来技術で管きょ調査、マンホール調査、不明水調査を実施した場合の費用を算出した。それに対して、革新的技術で机上スクリーニングと現地スクリーニング（管きょ調査）を組み合わせた管きょ調査、現地入力・蓄積ツールを活用したマンホール調査、現地
スクリーニング（不明水調査）を実施した場合の費用との比率をグラフ化し、システム導入によるコスト縮減率を都市規模別に表した。
なお、コストの試算は、実証研究で算定した従来技術と革新的技術の単価を適用しているため、都市規模によるコスト比率の違いは少ない。

I-96

【大都市】 机上スクリーニングと点検直視型カメラを用いた現地スクリーニング（管きょ調査）でコスト縮減効果が高いコンクリート管と陶管の 30 年以上経過した管きょが全体の 7 割以上を占めているため、コスト比率が最も小さい結果となった。
また、管きょ調査と併せて実施するマンホール調査に関しても、現地入力支援ツールを用いることで効果を確認する事ができた。
【中都市】 塩ビ管が 7 割程度を占めているが、点検直視型カメラによる詳細調査とコンクリート管のスクリーニング調査による縮減効果を確認できた。
現地スクリーニング（不明水調査）についても一定の効果は確認できた。
【小都市】 保有資産が少ないためコスト縮減額は低いものの、縮減率は大都市、中都市と同等で、従来手法よりも効率的に、地方公共団体が抱える個別課題に対し広く対応できるものと考えられる。

コスト比率＝
革新的技術導入時費用/従来技術費用

70%

60%
50%

59%
54%

54%
41%

59%
55%

59%
55%
55%
41%

54%
41%

机上スクリーニング＋管
きょ調査

40%

入力・蓄積用ツール（マンホール調査）

30%

現地スクリーング（不明水
調査）

20%

合計

10%
0%
大都市

中小都市

小都市

図 3-3 都市規模別の（平均）コスト比率

I-97

4 本実証研究成果を踏まえたコスト縮減効果算定例
ICT を活用した総合的な段階型管路診断システムの技術導入ガイドライン（案）に基づいて、各地方公共団体が革新的技術の導入を検討する際に参考となるよう、本実証研究で得られた成果に基づいて、モデル都市を想定したコスト縮減効果を試算した例を示す。
4-1 コスト縮減効果試算対象となる革新的技術
本試算では、表 4-1 に示す 3 項目（組み合わせを含む）の革新的技術について、実証研
究で効果検証した結果を参考に、従来技術で実施した場合に対する革新的技術のコスト縮減効果の試算を行う。
表 4-1 コスト縮減効果試算対象の革新的技術
革新的技術① 机上スクリーニン
グによる対象施設の絞り込み② 現地スクリーニン
グによる管路調査③ 簡易水位計・暗視カメラによる不明
水調査

従来技術

調査成果

経過年数による調査対

調査対象路線の効率

象施設選定

的な絞り込み従来型 TV カメラによ

詳細調査に適合したる調査

効率的な調査結果

流量計を使用した不明
水調査

ガイドライン（案）参照頁
本編 p.41

本編 p.41

不明水エリアの中ブロックから小ブロッ

本編 p.42

クへの絞り込み

4-2 中規模モデル都市（人口 10 万人以上）(1) 試算対象数量
コスト縮減効果の試算モデル都市として、中規模のモデル都市（人口 10 万人以上）を想定し、試算の対象数量として表 4-2 に示す５項目の数値を設定した。
表 4-2 中規模モデル都市の試算対象数量
調査対象管きょ（ｋｍ）
コンクリート管
陶管
塩ビ管
300
50
700
調査対象マンホール数
21,000
不明水対象エリア面積(ha)100(2) コスト縮減効果の試算結果
上記の中規模モデル都市のコスト縮減効果の試算結果は、表 4-3、図 4-1 のとおりである。
I-98

3 項目の革新的技術について、従来技術と革新的技術でのコストを試算し、その差分としてコスト縮減効果を算定した。
コスト縮減効果としては、机上スクリーニングと管きょ調査が最も多く、合計 1,050kmの調査対象延長で 7.5 億円の削減効果があり、3 項目全体で 7.8 億円のコスト縮減効果を試算できた。
表 4-3 コスト縮減効果の試算結果（中規模モデル都市）
単位：千円
机上スクリーニング
管きょ調査
1,619,000

入力・蓄積用ツール（マンホール調査）
64,050

不明水スクリーング
調査
9,004

1,692,054

Ｂ.革新的技術

870,100

37,8003,703

911,603

A-B.コスト削減効果

748,900

26,2505,301

780,451

項 目
Ａ.従来技術合計注）本数値は、消費税、経費は含んでいない。

合計
不明水スクリーング
調査

入力 蓄積用
(
調査)
机上
管きょ調査
0

400,000

800,000
1,200,000
Ａ.従来技術
Ｂ.革新的技術1,600,000

2,000,000
コスト(千円)図 4-1 コスト縮減効果の試算結果（中規模モデル都市）

4-3 小規模モデル都市（人口 10 万人未満）(1) 試算対象数量
コスト縮減効果の試算モデル都市として、小規模のモデル都市（人口 10 万人未満）を想定し、試算の対象数量として表 4-4 に示す５項目の数値を設定した。
表 4-4 小規模モデル都市の試算対象数量
調査対象管きょ（ｋｍ）
コンクリート管
陶管
塩ビ管
70
0
300
調査対象マンホール数7,400
不明水対象エリア面積(ha)
50

I-99

(2) 効果の試算結果
上記の中規模モデル都市のコスト縮減効果の試算結果は、表 4-5、図 4-2 のとおりである。
小規模モデル都市のコスト縮減効果としては、合計 370km の机上スクリーニングと管きょ調査で 2.6 億円の削減効果があり、3 項目全体で 2.7 億円のコスト縮減効果を試算できた。
表 4-5 コスト縮減効果の試算結果（小規模モデル都市）
単位：千円
机上スクリーニング
管きょ調査
573,400

入力・蓄積用ツール（マンホール調査）
22,570

不明水スクリーング
調査4,502

Ｂ.革新的技術318,300

13,3201,852

333,472

A-B.コスト削減効果

255,100

9,250

2,650

267,000

項 目
Ａ.従来技術合計
600,472注）本数値は、消費税、経費は含んでいない。

合計
不明水スクリーング
調査
入力 蓄積用
(
調査)
机上
管きょ調査
0

100,000

200,000
300,000
400,000
Ａ.従来技術
Ｂ.革新的技術

500,000

600,000

700,000

コスト(千円)図 4-2 コスト縮減効果の試算結果（小規模モデル都市）

4-4 考察上記のように、本研究結果を用いて対象数量を適用することにより、目安となる調査費用などの概算値を算定できる。また、この概算値に地域特性などを踏まえた経費等を見込
むことによって、今後導入を検討する革新的技術の概算費用を把握することが可能となる。
以上のような試算の結果、これらの概算費用と各地方公共団体の年間予算と調整し、調査等のロードマップ作成の基礎資料として活用することが可能である。

I-100

発注仕様書案
目次

1

机上スクリーニング技術 ...............................................................................................II-2
1-1

2

3

劣化予測システム（対象管種：コンクリート管および陶管） ..............................II-2

現地スクリーニング技術 ...............................................................................................II-3
2-1

点検直視型カメラ（コンクリート管） ..................................................................II-3

2-2

点検直視型カメラ（塩ビ管）.................................................................................II-5

2-3

高圧洗浄カメラ（陶管） ........................................................................................II-7

2-4

水位計測器（簡易水位計） ....................................................................................II-9

2-5連続水位計測器（暗視カメラ） ...........................................................................II-10

ICT データ入力・蓄積ツール ......................................................................................II-11
3-1

ICT データ入力ツール（現地入力支援ツール） .................................................II-11

3-2

ICT データ蓄積ツール（データ蓄積ツール） .....................................................II-12

II-1

1 机上スクリーニング技術
1-1 劣化予測システム（対象管種：コンクリート管および陶管）
1. 業務目的
本業務は、机上スクリーニング技術（劣化予測システム）により、現地スクリーニング
および詳細調査が必要なスパンを絞り込むことで点検調査の効率化を図るとともに、スパ
ン毎の劣化発生の可能性を分析することで、点検調査の優先順位を検討し、点検調査計画
やストックマネジメント計画の策定に役立てることを目的に実施する。
2. 業務内容（1）業務名称〇〇業務（2）業務場所〇〇地内※（3）作業数量

L=〇〇m※点検調査の優先順位付け作業

3. システムの概要
下水道台帳データおよび既存の調査結果を用いて、多変量解析によりスパン毎の点検調
査優先度を算出したうえで、予想される緊急度を数値計算により算出するもので、これらの一連の解析を統合化した技術とする。
4. システムの仕様
本業務で用いる劣化予測システムは、以下の仕様を満たすものとする。
① 判別係数の算出機能
属性情報（5 項目：「管種」「路線延長」「管径」「経過年数」「平均土被り」）と劣化との関係を多変量解析することにより、管路劣化の要因に関連する属性情報の重み係数と定数（判別係数）を算出する。
② 判別値の算出機能①で算出した定数と管路属性に重み係数を乗じた総和（判別値＝劣化予測の優先順位付けに用いる値）を算出する。
③ 予測緊急度の算出機能②で算出した判別値に基づく経過年度別の優先順位を健全率曲線に当てはめ、スパ
ン毎の予測緊急度を算出する。
5. その他事項
多変量解析にあたっては、国土技術政策総合研究所が提供している「管きょ劣化データ
ベース」および発注者が提供するデータを用いるものとする。
劣化予測に入力する下水道台帳のデータ形式は、Microsoft Excel 形式又は csv 形式とし、劣化予測による予測緊急度等の算出結果も同様のデータ形式にて納品するものとす
る。

II-2

2 現地スクリーニング技術
2-1 点検直視型カメラ（コンクリート管）
1. 業務目的
本業務は、現地スクリーニング（管きょ調査）技術（点検直視型カメラ）により、緊急度の高い路線を効率よく絞り込み、不要不急の詳細調査の対象を削減することで、かかる費用・期間の縮減を目的に実施する。
2. 業務内容（1）業務名称〇〇業務（2）業務場所〇〇地内（3）調査数量

L=〇〇m

3. 使用するカメラの概要
等速前進する自走車に高精度のカメラを取り付けた直視型カメラとする。
現地にて管路内全体の状況を動画として連続的に収録し、事務所にて異常箇所の有無を確認する。
異常箇所は静止画として保存・整理する。
4. 使用するカメラの仕様
本業務で用いる点検直視型カメラは、以下の仕様を満たすものとする。
① 適用管径 -----------φ150mm～700mm② カメラ総画素数 --1,680 万画素（有効画素数 1,110 万画素）
③ カメラ焦点 --------オート④ カメラ画角 --------170 度⑤ カメラ防水 --------IP67（防水保護ケース）⑥ 照明ランプ --------LED
5. 調査手順① 現地にて、台帳等を用いてマンホール位置や作業範囲を確認する。
② 交通誘導員およびカラーコーン等の保安設備を作業マンホールに設置後、酸素濃度等測定器にて、マンホール内の酸素濃度および硫化水素濃度等有毒ガスを測定する。
③ 安全確認後、マンホール内に作業員が入り、点検直視型カメラをインバート上に仮置きし、点検直視型カメラ後方部に緊急時対応用ロープを取り付ける。
④ 点検直視型カメラを出来る限り管中心にセットした後、管内の動画撮影を開始し、自走車前進ボタンおよび照明ボタンを押して調査を開始する（管内の事前洗浄は行
わない）。

II-3

⑤ 動画撮影は、原則は上流から下流に向かって行い、管口部から管内部までを、途中カットすることなく一定のスピードで連続撮影を行う。
⑥ 撮影開始にあたっては、適正かつ鮮明な映像を確保するよう、レンズに付着した汚れや水滴を拭き取る。
⑦ 異物の堆積等（土砂・ラード・モルタル類の堆積や、木の根の侵入、取付け管の突出）によって調査不能となった場合は、反対方向から調査を行い調査完遂に努める。
⑧ 調査完了後、自走車および動画撮影を停止、カメラを地上部へ回収し、後片付けを行う。
⑨ 現地で撮影した動画を事務所にて確認することにより異常発生状況を把握する。
⑩ 確認した異常を基に、緊急度判定を行い詳細調査が必要となるスパン（緊急度Ⅰ・Ⅱ）を選定する。
6. その他事項調査にあたっては、異常箇所の有無・判定における専門技術性を考慮し、以下に示す資格者を配置するものとする。
公益社団法人日本下水道管路管理業協会による「下水道管路管理主任技士又は専門技
士」

II-4

2-2 点検直視型カメラ（塩ビ管）
1. 業務目的
本業務は、現地スクリーニング（管きょ調査）技術（点検直視型カメラ）を詳細調査に適用することで、かかる費用・期間の縮減を目的に実施する。
2. 業務内容（1）業務名称〇〇業務（2）業務場所〇〇地内（3）調査数量

L=〇〇m

3. 使用するカメラの概要
等速前進する自走車に高精度のカメラを取り付けた直視型カメラとする。
現地にて管路内全体の状況を動画として連続的に収録し、事務所にて異常箇所の有無を確認する。
異常箇所は静止画として保存・整理する。
4. 使用するカメラの仕様
本業務で用いる点検直視型カメラは、以下の仕様を満たすものとする。
① 適用管径 -----------φ150mm～700mm（但し、詳細調査への適用範囲はφ150mm～
450mm）② カメラ総画素数 --1,680 万画素（有効画素数 1,110 万画素）
③ カメラ焦点 --------オート④ カメラ画角 --------170 度⑤ カメラ防水 --------IP67（防水保護ケース）⑥ 照明ランプ --------LED
5. 調査手順① 現地にて、台帳等を用いてマンホール位置や作業範囲を確認する。
② 交通誘導員およびカラーコーン等の保安設備を作業マンホールに設置後、高圧洗浄車を配置し、高圧水による管きょ内の洗浄を下流から上流に向かって行う。
③ 洗浄完了後、酸素濃度等測定器にて上流側マンホール内の酸素濃度および硫化水素
濃度等有毒ガスを測定する。
④ 安全確認後、マンホール内に作業員が入り、点検直視型カメラをインバート上に仮置きし、点検直視型カメラ後方部に緊急時対応用ロープを取り付ける。
⑤ 点検直視型カメラを出来る限り管中心にセットした後、管内の動画撮影を開始し、自走車前進ボタンおよび照明ボタンを押して調査を開始する。
⑥ 動画撮影は、原則は上流から下流に向かって行い、管口部から管内部までを、途中カットすることなく一定のスピードで連続撮影を行う。
II-5

⑦ 撮影開始にあたっては、適正かつ鮮明な映像を確保するよう、レンズに付着した汚れや水滴を拭き取る。
⑧ 異物の堆積等（土砂・ラード・モルタル類の堆積や、木の根の侵入、取付け管の突出）によって調査不能となった場合は、反対方向から調査を行い調査完遂に努める。
⑨ 調査完了後、自走車および動画撮影を停止、カメラを地上部へ回収し、後片付けを行う。
⑩ 現地で撮影した動画を事務所にて確認することにより異常発生状況を把握する。
⑪ 確認した異常を基に、対策の要否および改築・修繕の検討を行う。
6. その他事項調査にあたっては、異常箇所の有無・判定における専門技術性を考慮し、以下に示す資格者を配置するものとする。
公益社団法人日本下水道管路管理業協会による「下水道管路管理主任技士又は専門技
士」

II-6

2-3 高圧洗浄カメラ（陶管）
1. 業務目的
本業務は、現地スクリーニング（管きょ調査）技術（高圧洗浄カメラ）により、緊急度の高い路線を効率よく絞り込み、不要不急の詳細調査の対象を削減することで、かかる費
用・期間の縮減を目的に実施する。
2. 業務内容（1）業務名称〇〇業務（2）業務場所〇〇地内（3）調査数量

L=〇〇m

3. 使用するカメラの概要
高圧洗浄ホースの先端に高画質のカメラ（ハイビジョン）を接続することで、洗浄と調査が同時に行える直視型カメラとする。
現地にて管路内全体の状況を動画として連続的に収録し、事務所にて異常箇所の有無を確認する。
異常箇所は静止画として保存・整理する。
4. 使用するカメラの仕様
本業務で用いる高圧洗浄カメラは、以下の仕様を満たすものとする。
① 適用管径 -----------φ200mm～600mm② カメラ解像度 -----高密度 1,280×720 ピクセル
③ カメラ焦点 --------オート④ カメラ画角 --------130 度⑤ カメラ防水 --------10m 防水⑥ 照明ランプ --------LED
5. 調査手順① 現地にて、台帳等を用いてマンホール位置や作業範囲を確認する。
② 交通誘導員およびカラーコーン等の保安設備を作業マンホールに設置後、高圧洗浄車を配置し、高圧水による管きょ内の洗浄を下流から上流に向かって行う。
③ 洗浄完了後、酸素濃度等測定器にて上流側マンホール内の酸素濃度および硫化水素
濃度等有毒ガスを測定する。
④ 安全確認後、上流側マンホール内に作業員が入り、高圧洗浄ホースの先端に接続している洗浄ノズルを高圧洗浄カメラに取り換える。
⑤ 高圧洗浄カメラを出来る限り管中心にセットし、管内の動画撮影ボタンを押した
後、洗浄ホースを上流から下流に巻き取りながら洗浄水を噴射させることで、洗浄と調査を同時に実施する。
II-7

⑥ 動画撮影は、管口部から管内部までを途中カットすることなく連続撮影を行う。
⑦ 撮影開始にあたっては、適正かつ鮮明な映像を確保するよう、レンズに付着した汚れや水滴を拭き取る。
⑧ 調査完了後、動画撮影を停止、高圧洗浄カメラを地上部へ回収し、後片付けを行う。
⑨ 現地で撮影した動画を事務所にて確認することにより異常発生状況を把握する。
⑩ 確認した異常を基に、緊急度判定を行い詳細調査が必要となるスパン（緊急度Ⅰ・Ⅱ）を選定する。
6. その他事項調査にあたっては、異常箇所の有無・判定における専門技術性を考慮し、以下に示す資格者を配置するものとする。
公益社団法人日本下水道管路管理業協会による「下水道管路管理主任技士又は専門技
士」

II-8

2-4 水位計測器（簡易水位計）
1. 業務目的
本業務は、従来の不明水調査における課題の解決を図るため、安価な現地スクリーニン
グ（不明水調査）技術（水位計測器）を用いて、不明水による影響の有無を簡易的に評価することを目的に実施する。
2. 業務内容（1）業務名称〇〇業務（2）業務場所〇〇地内（3）調査数量

N=〇〇箇所

3. 使用する機器の概要
水位の変動を記録するための染色液と、それが付着するチューブ等で構成される機器とする。
4. 使用する機器の仕様
本業務で用いる水位計測器は、以下の仕様を満たすものとする。
① チューブ ---- タイナノチューブ 6×8mm② 硬鋼線 ------- 80C 硬鋼線φ2.5～3.5③ 染色液 ------- 潤滑油用液体染料 Liquid neutral Red SST-D
5. 調査手順① 水位測定を行う箇所（管口）に硬鋼線でチューブを固定し、固定したチューブ内の水面上部に染色液を注射器で注入する。
② 水位計測器には水位が変動した範囲に染色液が付着するため、設置期間中の最高水
位、最低水位を記録する。
③ 確認した水位（晴天期間と雨天期間）を基に、原単位方式による簡易評価※1 を行い不明水による影響評価を行う。
※1 原単位方式による簡易評価「分流式下水道における雨天時浸入水対策計画策定マニュアル－2009 年 3 月－公益財団法人日本下水道新技術機構」に示されている不明水の評価法で『雨天時浸入水量（100mm降雨時）』と『常時（地下水）浸入水量』を基礎汚水量との相対比から評価するもの
6. その他事項調査にあたっては、不明水の判定における専門技術性を考慮し、以下に示す資格者を配置するものとする。公益社団法人日本下水道管路管理業協会による「下水道管路管理主任技士又は専門技士」

II-9

2-5 連続水位計測器（暗視カメラ）
1. 業務目的
本業務は、従来の不明水調査における課題の解決を図るため、安価な現地スクリーニン
グ（不明水調査）技術（連続水位計測器）を用いて、不明水による影響の有無を簡易的に評価することを目的に実施する。
2. 業務内容（1）業務名称〇〇業務（2）業務場所〇〇地内（3）調査数量

N=〇〇箇所

3. 使用する機器の概要
水位変動を把握するための目盛バンドと、それを自動撮影する赤外線ライト搭載カメラ等で構成される機器とする。
4. 使用する機器の仕様
本業務で用いる連続水位計測器は、以下の仕様を満たすものとする。
① センサー ----------------- 12 メガピクセル 静止画（4,000×3,000）動画撮影可能② 記録媒体 ----------------- SD カード（32GB）③ 記録枚数 ----------------- 静止画 6,400 枚程度（5 分間隔で 3 週間程度）④ 照明 ----------------------- 赤外線ライト内蔵⑤ 防水機能 ----------------- 生活防水程度⑥ 撮影インターバル ----- 秒単位で自由に設定
5. 調査手順① 水位測定を行う箇所（管口）に目盛バンドを固定し、固定した目盛バンドが撮影できる位置に連続水位計測器を設置する。
② 連続水位計測器により一定間隔で写真撮影を行い、撮影した写真から水位の変動を確認する。
③ 確認した晴天日と雨天日の水位を基に、原単位方式による簡易評価※1 を行い不明水による影響評価を行う。
※1 原単位方式による簡易評価「分流式下水道における雨天時浸入水対策計画策定マニュアル－2009 年 3 月－公益財団法人日本下水道新技術機構」に示されている不明水の評価法で『雨天時浸入水量（100mm降雨時）』と『常時（地下水）浸入水量』を基礎汚水量との相対比から評価するもの
6. その他事項調査にあたっては、不明水の判定における専門技術性を考慮し、以下に示す資格者を配置するものとする。公益社団法人日本下水道管路管理業協会による「下水道管路管理主任技士又は専門技士」

II-10

3 ICT データ入力・蓄積ツール
3-1 ICT データ入力ツール（現地入力支援ツール）
1. 業務目的
本業務は、ICT データ入力ツールによって現地で点検調査結果を入力することで、事務所内での入力作業の省力化を図ることを目的に実施する。
2. 業務内容（1）業務名称〇〇業務（2）業務場所〇〇地内（3）調査数量

N=〇〇箇所

3. 使用するツールの概要
現地に持参可能なタブレットやスマートフォンを利用し、マンホール内やマンホール蓋の点検調査結果および写真を現地で入力・登録ができるものとする。
4. 使用するツールの仕様
本業務で用いる現地入力支援ツールは、以下の仕様①～⑦の項目について入力・登録が可能な機能を満たすものとする。
① 基礎情報の管理項目 ---------- 設置場所、管の仕様、蓋の仕様、マンホールの仕様、維持管理履歴 他
② 維持管理情報の管理項目 ---- 道路、蓋枠、マンホールの調査、管口の調査 他③ 道路状況の入力項目 ---------- 占用位置、道路の段差、蓋枠の周囲状況④ マンホール蓋の入力項目 ---- 蓋のタイプ、蓋の浮上・飛散防止機能、蓋外観・性能⑤ マンホール本体の入力項目 - マンホール種別、高さ調整部、斜壁ブロック、直壁ブロ
ック、インバート⑥ 流下状況の入力項目 ---------- 土砂堆積、悪臭発生、異物流入、足掛金物腐食、躯体部
腐食⑦ 管口の入力項目 ---------------- 下流管口、上流管口
5. その他事項
データ入力にあたっては、下水道管路施設に対する知識と経験が必要であることを考慮し、以下に示す資格者を配置するものとする。公益社団法人日本下水道管路管理業協会による「下水道管路管理主任技士又は専門技士」

II-11

3-2 ICT データ蓄積ツール（データ蓄積ツール）
1. 業務目的
本業務は、ICT データ蓄積ツールに蓄積した点検調査結果のデータを基に、緊急度の算
出や維持管理周期の設定、計画リストの作成等、計画的かつ効率的な維持管理やストック
マネジメント計画を支援する情報データを提供することを目的に実施する。
2. 業務内容（1）業務名称〇〇業務（2）業務場所〇〇地内（3）調査数量

1式

3. 使用するツールの概要
管路施設の維持管理情報に特化したデータベースシステムで、管路の基礎情報に加えて、全ての下水道管路施設における維持管理情報を関連付けてデータ蓄積することができる（情報の一元管理が可能な）ものとする。
4. 使用するツールの仕様
本業務で用いるデータ蓄積ツールは、以下の仕様①～⑦の項目についてデータの蓄積が可能な機能を満たすものとする。
① 基礎情報の管理項目 ---------- 管種、布設位置、延長、土被り、布設年度、管径 他② 維持管理情報の管理項目 ---- 点検履歴情報、点検結果、詳細調査履歴情報、詳細調査
結果、苦情 他
③ 道路状況の入力項目 ---------- 占用位置、道路の段差、蓋枠の周囲状況④ マンホール蓋の入力項目 ---- 蓋のタイプ、蓋の浮上・飛散防止機能、蓋外観・性能⑤ マンホール本体の入力項目 - マンホール種別、高さ調整部、斜壁ブロック、直壁ブロ
ック、インバート⑥ 流下状況の入力項目 ---------- 土砂堆積、悪臭発生、異物流入、足掛金物腐食、躯体部
腐食⑦ 管口の入力項目 ---------------- 下流管口、上流管口
5. その他事項
データ蓄積にあたっては、下水道管路施設に対する知識と経験が必要であることを考慮し、以下に示す資格者を配置するものとする。公益社団法人日本下水道管路管理業協会による「下水道管路管理主任技士又は専門技士」

II-12

問い合わせ先
1. 問い合わせ先
本ガイドラインに関する問い合わせは、以下にお願いします。

国土交通省 国土技術政策総合研究所
下水道研究部 下水道研究室
国土交通省
国土技術政策総合研究所〒305-0804 茨城県つくば市旭 1 番地
TEL 029-864-3343 FAX

029-864-2817

URL http://www.nilim.go.jp/lab/ebg/index.htm

本書は、下水道革新的技術実証事業（B-DASH プロジェクト）により国土交通省国土技術政策総合研究所が、以下の企業に研究委託を行い、その成果をまとめたものです。
＜実証研究者連絡先＞
クリアウォーターOSAKA 株式会社
経営企画部 経営企画課
クリアウォーターOSAKA
株式会社〒541-0055
大阪府大阪市中央区船場中央 2 丁目 2 番 5-233 号
TEL：06-6121-2329 FAX：06-6121-6034
URL https://www.clearwater-osaka.co.jp/
地方共同法人 日本下水道事業団
ソリューション推進部 技術援助課

地方共同法人日本下水道事業団〒113-0034
東京都文京区湯島 2-31-27

湯島台ビル 3F

TEL：03-6361-0866 FAX：03-5805-1805
URL https://www.jswa.go.jp/
大阪市
建設局 下水道部調整課（水環境担当）〒559-0034
大阪市

大阪府大阪市住之江区南港北 2-1-10 ATC ビル ITM 棟 6F
TEL：06-6615-7675 FAX：06-6615-7690
URL https://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/index.html

III-1

国土技術政策総合研究所資料
TECHNICAL NOTE of NILIM
No.1149

編集・発行

March 2021

©国土技術政策総合研究所

本資料の転載・複写の問い合わせは〒305-0804 茨城県つくば市旭 1 番地
企画部研究評価・推進課

TEL 029-864-2675