GL-DL04/06/08/10

注意事項

User Manual

1. 製品の保証期間は2年間です。保証期間内における、通常使用のもとでの不具合や故障などが発生した場合、修理又は製品の交換を行います。
問題が発生した場合は、販売店または、弊社にご相談の上、弊社まで製品をご返送ください。

天井埋め込み型LEDダウンライト GL-DLシリーズをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。
製品取付の際は、下記の設置指示書の通りに取付をお願いします。

2. 機器内部の部品や電気回路、配線内容に変更を加えないでください。またいかなる追加も加えないでください。

本来の使用目的以外の利用法、または下記指示書の範囲を超えた作業による故障、正常稼動しないなどの不具合については保証の対象外となりますなりますので、ご注意ください。

3. 構造的デザインや、回路デザインには、絶対に変更や追加部品などを加えてはなりません。短絡事故や予期せぬ問題に発生原因となるおそれがあります。
4. ランプ部分は、常に乾燥した状態を確保してください。
5. 感電事故やその他の不具合発生を避ける為に、LED製品内部には、いかなる異物も挿入しないでください。
6. 詳しくは、弊社または販売店にご連絡ください。

注

意CLASS 2 LED ライト
光源を直接見つめないでください

非調光回路用 屋内使用限定設

置手順

非常用照明には使用不可

密閉型器具内には使用不可

断熱シートはカットして下さい

設置の際は、感電事故などに注意して設置してください。

1. 電球の設置作業開始前に既設の照明用電源、または主分電盤上の照明回路のブレーカは、必ずオフにしてから作業を開始してください。

3. 下図のように同梱の取付金具をあらかじめ、取り付けてください。

2. 取り付けの際は天井ボードに指定のサイズの穴を開けてください。
DL04用：96-100Φ
DL06用：160-165Φ
DL08用：220-225Φ
DL10用：280-285Φ

4. 専用電源をAC回路に接続してから、ランプ側リード線をランプと接続して、下図のように取付金具クランプ）を立てて取り付け穴に差し込みます。

5. LED電球の取付が完了してから、電源のスイッチをオンにしてください。

専用電源ユニット

AC接続コネクタ※）注意事項- 取付時感電事故にご注意ください。
- 屋内設備のみにご利用ください。
- 湿気の多い場所でのご利用はご遠慮ください。
- 調光器との組み合わせでのご利用はご遠慮ください。
- 電球部を完全に包み込んでしまう器具やケース内でのご利用はご遠慮ください。
- 天井内の断熱シートを覆い被せないように、カットしてご利用ください。
- 設置工事は、電気工事有資格者にて行ってください。

Gl〒160-0004

東京都新宿区四谷4-24-16-608〒213-0006

神奈川県川崎市高津区下野毛1-12-8

株式会社ゼットコミュニケーションズ
有限会社三晃電設

電話03-3358-6285

電話

044-833-5662 info@led-eco.net

support@19inch.jp

ialLight

ac

製 品 仕 様
GL-DL-04
非防水：PO-WJ-24V-25-H0C
101×55×30mm
194g

GL-DL04-WW
GL-DL04-NW
GL-DL04-CW
タイプ
8
消費電力（定格）
30,000 Hours
定格寿命
21VDC 350mA
入力電圧
CCT
3000K
4000K
5700K
全光束 (lm)
360 lm
400 lm450 lm45 lm/W
50 lm/W
56 lm/W
発光効率
CRI
808080Ф 114 x 13mm
サイズ
120°
照射角度
IP20
保護等級
161g
重量
PO-WJ-24V-25-H0C相当 又は PLN-20-24相当
付属電源※電源無し、非PSE電源（GP-HS08N-21C）付も選べます

防水：PLN-20-24（IP64）
148.5x38.5x28mm
180g

GL-DL-06
タイプ
GL-DL06-WW
GL-DL06-NW
GL-DL06-CW
12W
消費電力（定格）
30,000 Hours
定格寿命
36VDC 350mA
入力電圧0.9
力率 (PF)
CCT
3000K
4000K
5700K
全光束 (lm)
630 lm700 lm
760 lm53 lm/W58 lm/W
63 lm/W
発光効率CRI
80
8080
Ф180 x 13mm（埋め込み穴径160Φ）
サイズ
120°
照射角度
IP50
保護等級
316g
重量PLN-20-36相当
付属電源※電源無し、非PSE電源（GP-HS10P-36C ）付も選べます〒160-0004

東京都新宿区四谷4-24-16-608〒213-0006

神奈川県川崎市高津区下野毛1-12-8

株式会社ゼットコミュニケーションズ
有限会社三晃電設

防水：PLN-20-36（IP64）
148.5x38.5x28mm
180g

電話

03-3358-6285

電話

044-833-5662 info@led-eco.net

support@19inch.jp

製 品 仕 様
GL-DL-08

非防水：PO-WJ-24V-25-H0C
101×55×30mm
194g

タイプ
GL-DL08-WW
GL-DL08-NW
GL-DL08-CW
18W消費電力（定格）30,000 Hours
定格寿命
24VDC 700mA
入力電圧0.9 @115V AC, 0.7@230V AC
力率 (PF)
CCT
3000K
4000K
5700K
全光束 (lm)
1000 lm
1100 lm
1200 lm
56 lm/W
61 lm/W
67 lm/W
発光効率
CRI
80
80
80
240 x 13mm（埋め込み穴径220Φ）
サイズ
120
照射角度
IP20
保護等級
587g
重量
PO-WJ-24V-25-H0C相当 又は PLN-20-24相当
付属電源※電源無し、非PSE電源（GP-HS15P-22C1 ）付も選べます

防水：PLN-20-24（IP64）
148.5x38.5x28mm
180g

GL-DL-10
タイプ
GL-DL10-WW
GL-DL10-NW
GL-DL10-CW
25W
消費電力（定格）
30,000 Hours
定格寿命
36VDC 700mA
入力電圧0.98 @120V AC, 0.9@240V AC
力率 (PF)
CCT
3000K
4000K
5700K
全光束 (lm)
1750
1850
1950
70lm/W
74lm/W
78lm/W
発光効率
CRI
80
8080
Ф 300 x 13mm
サイズ
120°
照射角度
IP20
保護等級
797g
重量
PLN-30-36相当
付属電源※電源無し、非PSE電源（GP-HS25P-36C ）付も選べます〒160-0004

東京都新宿区四谷4-24-16-608〒213-0006

神奈川県川崎市高津区下野毛1-12-8

株式会社ゼットコミュニケーションズ
有限会社三晃電設

防水：PLN-30-36（IP64）
145x47x30mmmm
220g

電話

03-3358-6285

電話

044-833-5662 info@led-eco.net

support@19inch.jp

GL-DL-06-IP

軒下設置用タイプ
GL-DL06-IP WW
GL-DL06-IP NW
GL-DL06-IP CW
12W
消費電力（定格）
30,000 Hours
定格寿命
36VDC 350mA
入力電圧0.9
力率 (PF)
CCT
3000K
4000K
5700K
全光束 (lm)
570 lm630 lm700 lm
48 lm/W
53 lm/W58 lm/W
発光効率CRI
80
8080
Ф161 x 20mm（埋め込み穴径150Φ）
サイズ
110°
照射角度326g
重量IP54
保護等級
PLN-20-36相当
付属電源※電源無し、非PSE電源（GP-HS10P-36C ）付も選べます

防水：PLN-20-36（IP64）
148.5x38.5x28mm
180g

直接、天井の開口部に設置する場合は、標準のバネストッパーをそのまま使用します。
専用電源ユニット
接続コネクタ〒160-0004

東京都新宿区四谷4-24-16-608〒213-0006

神奈川県川崎市高津区下野毛1-12-8

株式会社ゼットコミュニケーションズ
有限会社三晃電設

電話03-3358-6285

電話

044-833-5662 info@led-eco.netsupport@19inch.jp

ACGL-FR1658-06W （DL06-IP専用オプション）
・・・専用カバーマウント使用の場合

バネストッパー

1.

DL06-IP付属のバネを交換します。

アンカーボルト

ドライバー固定ネジ

2.

電源ケーブルを通して、FR1658-06Wを天井にボルトアンカー等で取付ます。

3.

LED電源FR1658-06Wの天板にビスネジで取付ます。

4.

電源とAC回路を接続し、電源のDC側とDL-06-IPのリード線を接続します（±極性を注意）。

5.

FR1658-06Wのツメの無い場所へ、バネ位置を合わせて垂直に押し込み、ランプを回転させツメにバネが引っかかる位置で固定します。

〒160-0004

東京都新宿区四谷4-24-16-608〒213-0006

神奈川県川崎市高津区下野毛1-12-8

株式会社ゼットコミュニケーションズ
有限会社三晃電設

電話03-3358-6285

電話

044-833-5662 info@led-eco.net

support@19inch.jp

分布曲線

/

照 度 グラフ （ DL04 8.4W）

GL-DL04 / CCT : 3000K

GL-DL04 / CCT : 4000K

GL-DL04 / CCT : 6000K〒160-0004

東京都新宿区四谷4-24-16-608〒213-0006

神奈川県川崎市高津区下野毛1-12-8

株式会社ゼットコミュニケーションズ
有限会社三晃電設

電話03-3358-6285

電話

044-833-5662 info@led-eco.net

support@19inch.jp

分布曲線

/

照 度 グラフ （ DL04 8.4W）

GL-DL04 / CCT : 3000K

GL-DL04 / CCT : 4000K

GL-DL04 / CCT : 6000K〒160-0004

東京都新宿区四谷4-24-16-608〒213-0006

神奈川県川崎市高津区下野毛1-12-8

株式会社ゼットコミュニケーションズ
有限会社三晃電設

電話03-3358-6285

電話

044-833-5662 info@led-eco.net

support@19inch.jp

分布曲線/

照 度 グラフ （ DL06 12W）

GL-DL06 / CCT : 3000K

GL-DL06 / CCT : 4000K

GL-DL06 / CCT : 6000K〒160-0004

東京都新宿区四谷4-24-16-608〒213-0006

神奈川県川崎市高津区下野毛1-12-8

株式会社ゼットコミュニケーションズ
有限会社三晃電設

電話03-3358-6285

電話

044-833-5662 info@led-eco.net

support@19inch.jp

分布曲線

/

照 度 グラフ （ DL06 12W）

GL-DL06 / CCT : 3000K

GL-DL06 / CCT : 4000K

GL-DL06 / CCT : 6000K〒160-0004

東京都新宿区四谷4-24-16-608〒213-0006

神奈川県川崎市高津区下野毛1-12-8

株式会社ゼットコミュニケーションズ
有限会社三晃電設

電話03-3358-6285

電話

044-833-5662 info@led-eco.net

support@19inch.jp

分布曲線

/

照 度 グラフ （ DL08 18W）

GL-DL08 / CCT : 3000K

GL-DL08 / CCT : 4000K

GL-DL08 / CCT : 6000K〒160-0004

東京都新宿区四谷4-24-16-608〒213-0006

神奈川県川崎市高津区下野毛1-12-8

株式会社ゼットコミュニケーションズ
有限会社三晃電設

電話03-3358-6285

電話

044-833-5662 info@led-eco.net

support@19inch.jp

分布曲線

/

照 度 グラフ （ DL08 18W）

GL-DL08 / CCT : 3000K

GL-DL08 / CCT : 4000K

GL-DL08 / CCT : 6000K〒160-0004

東京都新宿区四谷4-24-16-608〒213-0006

神奈川県川崎市高津区下野毛1-12-8

株式会社ゼットコミュニケーションズ
有限会社三晃電設

電話03-3358-6285

電話

044-833-5662 info@led-eco.net

support@19inch.jp

分布曲線

/

照 度 グラフ （ DL10 25W）

GL-DL10 / CCT : 3000K

GL-DL10 / CCT : 4000K

GL-DL10 / CCT : 6000K〒160-0004

東京都新宿区四谷4-24-16-608〒213-0006

神奈川県川崎市高津区下野毛1-12-8

株式会社ゼットコミュニケーションズ
有限会社三晃電設

電話03-3358-6285

電話

044-833-5662 info@led-eco.net

support@19inch.jp

分布曲線

/

照 度 グラフ （ DL10 25W）

GL-DL10 / CCT : 3000K

GL-DL10 / CCT : 4000K

GL-DL10 / CCT : 6000K〒160-0004

東京都新宿区四谷4-24-16-608〒213-0006

神奈川県川崎市高津区下野毛1-12-8

株式会社ゼットコミュニケーションズ
有限会社三晃電設

電話03-3358-6285

電話

044-833-5662 info@led-eco.net

support@19inch.jp

製 品 外観

DL04114Φ

DL08240Φ

DL06180Φ

DL10300Φ

※）注意事項- 取付時感電事故にご注意ください。
- 屋内設備のみにご利用ください。
- 湿気の多い場所でのご利用はご遠慮ください。
- 調光器との組み合わせでのご利用はご遠慮ください。
- 電球部を完全に包み込んでしまう器具やケース内でのご利用はご遠慮ください。
- 天井内の断熱シートを覆い被せないように、カットしてご利用ください。
- 設置工事は、電気工事有資格者にて行ってください。

Gl〒160-0004

東京都新宿区四谷4-24-16-608〒213-0006

神奈川県川崎市高津区下野毛1-12-8

株式会社ゼットコミュニケーションズ
有限会社三晃電設

電話03-3358-6285

電話

044-833-5662 info@led-eco.net

support@19inch.jp

ialLightac