3M PST端末-EM
TＭ

T6PSシリーズ
JCAA K1301
規格品

JCAA認証： 第05001号
第05002号※JCAA標準規格適合の水密端子使用時。

NETIS 登録工法

登録番号： KT-160052-A

常温収縮工法（Pre-Stretched Tube）のメリットを最大に生かし、最小限の部材構成で大幅な施工時間の短縮を実現。
耐火（FPT）ケーブル適用の選定も簡単に行えます。
常温収縮工法により力作業が不要！

屋内用

スパイラルコア

屋外用

防水パテ

端末外被（シリコーン製）

ストレスコーン処理は専用テープを巻くだけで完了！

ストレスリリーフテープ

接地線の取付けは、無半田接地クランプをはめ込むだけで完了！

無半田接地クランプ

防水パテ

端末外被に内蔵の防水パテによりテープ巻き不要！

被覆付き接地線の採用により、リード線のテープ巻き不要！

切断写真

切断写真

端末外被装着前

端末外被装着後

キット構成屋内： CVT/FPT用①⑫⑧

適用ケーブル②⑥⑦③⑨⑩

個③⑩

屋外

屋内屋外331133−④ スコッチ® 自己融着性テープ 23

巻−⑥ 接地クランプ個

3⑧ 相色別テープ（赤・白・青）組⑨ ケーブル用ブラケット⑩ ゴムスペーサー⑪ 含浸黄麻布⑦屋内

3⑫ 施工ラベル

個

個

個
個

⑬ 作業ゲージ

3−−

11−−−

11〜2※

311113−111111111−
11131111311111−−−−

1

1

1

11−−枚

1

111−

11

数 量

1巻

個

CV3心用

屋外

巻

巻

CV単心用

屋内

３MTM 自己融着性絶縁テープ②フィットテープ

⑦ すずメッキ軟銅線⑥⑨① 常温収縮チューブ（端末外被）⑤ 三叉分岐管（グリース付）①⑫単位③ ストレスリリーフテープ

屋外： CVT/FPT用⑧キット構成材料

CVT/FPT用

11111111

本キットは端子を含みません。別途ご用意ください。なお、端子は水密型端子のご使用を推奨します。
● 常温収縮チューブは、刃物等で傷を入れたり、切断したりしないでご使用ください。
チューブの裂けなどの不具合が生じる場合があります。
●※ 22〜100mm2：1巻

150〜325mm2：2巻

作業手順

屋内： CVT/FPT用
1234接地クランプの取付け。

ストレスリリーフテープ巻き。

端末外被の装着。
※ケーブルシース部の防水処理にテープ巻きが不要です。

端 子 取 付 け 後、充 電 部 をテープで防 水 処 理し、完成 。

1234接地クランプの取付け。

ストレスリリーフテープ巻き。

端子取付け後、端末外被を装着。
※ケーブルシース部および端子充電部の防水処理にテープ巻きが不要です。

端 末 外 被 をす べ て 収 縮 さ せ、完成。

屋外： CVT/FPT用

キット種類、適用ケーブルおよび選定表
適用ケーブル

CVT、EM-CET、FPT用

屋内

屋外

屋内

22

T6PS-I-1-EM

T6PS-O-1-EM

60

T6PS-I-3-EM

T6PS-O-3-EM

導体サイズ
（mm2）
38

T6PS-I-2-EM

T6PS-O-2-EM

CV単心用

CV3心、EM-CE3心用

屋外

屋内

屋外

T6PS-NX-I22-EM

T6PS-NX-O22-EM

T6PS-PX-I22-EM

T6PS-PX-O22-EM

T6PS-NX-I60-EM

T6PS-NX-O60-EM

T6PS-PX-I60-EM

キット型番

T6PS-NX-I38-EM

T6PS-NX-O38-EM

T6PS-PX-I38-EM

T6PS-PX-O38-EM
T6PS-PX-O60-EM

100

T6PS-I-4-EM

T6PS-O-4-EM

T6PS-NX-I100-EMT6PS-NX-O100-EM

T6PS-PX-I100-EM

T6PS-PX-O100-EM

150

T6PS-I-6-EM

T6PS-O-6-EM

T6PS-NX-I150-EM

T6PS-NX-O150-EM

T6PS-PX-I150-EM

T6PS-PX-O150-EM

T6PS-O-8-EM

T6PS-NX-I200-EM

T6PS-NX-O200-EM

T6PS-PX-I200-EM

T6PS-PX-O200-EM

T6PS-O-10-EM

T6PS-NX-I325-EM

T6PS-NX-O325-EM

T6PS-PX-I325-EM

T6PS-PX-O325-EM

T6PS-NX-O500-EM−−

FPT選定のみ

T6PS-I-5-EM

FPT選定のみ

T6PS-O-5-EM

T6PS-I-7-EM

200

T6PS-O-7-EM

T6PS-I-8-EM

250

T6PS-I-9-EM

325−−T6PS-O-9-EM

T6PS-I-10-EM−−

T6PS-NX-I250-EM

T6PS-NX-O250-EM

400

T6PS-I-11-EM

T6PS-O-11-EM

T6PS-NX-I400-EM

T6PS-NX-O400-EM

600−−

T6PS-NX-I600-EM−

500

T6PS-I-12-EM

800

T6PS-O-12-EM−

1000−−

22
1

CVT、CETケーブル

38
260
3

耐火ケーブル
メーカー名
ケーブル型番38（仕様書番号SES-00106A）

44

SFCC社

NH-FPT

3NH-FPT

NH-FPT（仕様書番号SES-00210）

334589101146891011475879910101111（2023年1月20日現在）※ 上記耐火ケーブル以外の選定に関しては、弊社までお問い合わせください。

性能規格

本品は、JCAA K 1301「6600V架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用接続部性能基準」の規格取得品※です。

JCAA認証：第05001号／屋内用
第05002号／屋外用
試験項目

性

雷インパルス耐電圧

常温：±85kV、3回／高温（90℃）：±70kV、3回

商用周波電圧部分放電
長期課通電
気密

注水商用周波耐電圧（屋外用のみ）商用周波電圧汚損

耐トラッキング性（屋外用のみ）−−T6PS-PX-O250-EM

−

−

−

−

−

キット型番：屋 内用 T6PS-I屋外用 T6PS-O-

−

−

−

表中の番号：1 ～12がキット型番の末尾数字となります。
‌屋内用 T6PS-I-3-EM例）3
屋外用 T6PS-O-3-EM※適合するキット型番は、CVTケーブルおよび各社FPTケーブルの型番・サイズ毎に異なります。
選定に際しては、ケーブル型番・サイズを十分に確認のうえ、左記選定表をご利用ください。

シュリンクバック抑制効果について

下記設定条件に基づき試験を実施し、シュリンクバッ
ク現象抑制に効果のあることを検証しています。
シュリンクバック抑制効果検証試験

一定の荷重をシースに加える−15℃〜70℃の温度変化を30サイクル加える

能

シースが20mm以上ずれないことを確認

シュリンクバック現象とは10kVで発生しない、または5.5kVで消滅
8.5kV、導体温度95～100℃となる
通電8時間を30回49kPa（内圧）、1時間8.5kV、1分間でフラッシュオーバーなし

噴霧回数101回で0.5A未満、または焼損なし-EM

選定表の見方

常温：22kV、1時間／高温（90℃）：19kV、1時間8.5kV、5回でフラッシュオーバーなし
2
塩分付着密度：0.01mg/cm（屋内用）、
20.06mg/cm（屋外用）

1〜12-EM

1〜12
左記選定表の番号が適用ケーブルサイズに相当します。

※JCAA標準規格適合の水密端子使用時。

商用周波耐電圧

T6PS-PX-I250-EM−

耐火（FPT）ケーブルの選定は、以下の選定表により行ってください。

導体断面積（mm2）
100 150 200 250 325 400 500
4689101112EM-FPT(NH)−−

T6PS-NX-I1000-EM

導体断面積（mm2）
60 100 150 200 250 325

住電HST社

フジクラダイヤ社

T6PS-NX-I800-EM−※屋外端末を東京電力パワー
グリッド管内でご使用の場合は別途、端子カバー、サドルクランプ、ゴムプッシュがセットになったカントウOHシリーズを当社へお問合せください。

T6PS耐火選定表

T6PS-NX-I500-EM−

シースのずれを計測
一定
荷重

ケーブル製造時の残留応力が日射や通電等によるヒートサイクルにより開放され、シースが収縮する事象をいいます。
端末部においてシュリンクバック現象が発生すると、シース端部が露出して水がケーブルに浸入したり、遮蔽銅テープが破断して絶縁破壊に至ることがあります。

● 参考文献電気学会研究会資料 No.EWC-11-021「CVTケーブルのシュリンクバック対策について」※シュリンクバック抑制効果は、設置環境、ケーブルの種類等により異なるため、全ての環境におけるシュリンクバック抑制の効果を保証するものではありません特長
簡単施工

●

●

●

●

●

常温収縮工法により、ストレスコーンの挿入に必要な力作業は一切いりません。

外被の両端部に防水パテを内蔵することにより、防水処理に必要なテープ巻き工程が不要です。
スパイラルコアを引抜くだけで、チューブの収縮によりパテがケーブルに密着し、優れた防水特性を維持します。

テープ巻き工程は、ストレスコーン処理のストレスリリーフテープ巻きのみ※1となり、さらに施工時間の短縮 ※2を実現しました。
新設計のスパイラルコアを採用し、スムーズなコアの引抜き性能と位置決めのしやすさを実現 ※2しました。

シリコーングリース塗布が不要のため、手や部材を汚すことなく、スムーズな作業が行えます。

全●

無半田接地クランプを採用し、火気、熱源を必要とせず、安全です。

多 品 種

●

種類は、CVT、CV単心、CV3心用を揃え、幅広く適合します。

安●

●

信 頼 性

●

コンパクトで、屋内用はキュービクル用途に最適です。
JCAA K1301認定品 ※3です。

本品採用の技術は、国土交通省のNETIS ※4（新技術情報提供システム）に登録されました。
－ 技術名称： 防水部材内蔵常温収縮形電力ケーブル接続及び端末処理工法－ 登録番号： KT-160052-A

●

●

●

環境配慮

CVT用は、耐火（FPT）ケーブルにも適合します。
しかも製品選定が簡単です。

●

外被に特殊配合のシリコーンゴム材料を採用し、優れた耐トラッキング性能を発揮します。

シュリンクバック抑制に効果のある設計 ※5を独自に採用しました。

キット構成材料のハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル（EMケーブル）にも使用可能。

※1：屋内用に関しては、テープ巻き工程として端子充電部の３MTM自己融着性絶縁テープ フィットテープ巻きも標準工法としています。
※2：当社旧仕様との比較。
※3：JCAA標準規格適合の水密端子使用時。
※4：NETISは、新技術に関わる情報の共有及び提供を目的とした国土交通省のイントラネット 及びインターネットで運用されるデータベースシステムです。
※5：電気学会研究会資料を参考に、当社規定の試験方法に基づき検証しています。

屋外： CVT/FPT用⑧⑤ ストレスリリーフテープ⑨④ 防水パテ⑥ 接地クランプ⑦ 相色別テープ

調整可能

L③ 防水パテ④ ストレスリリーフテープ⑤ 接地クランプ⑦ ゴムスペーサー

B

2255606075

70387570

320

C
JCAA
圧着型
銅管端子
270

JCAA
圧縮型
銅管端子
310

330

280

315

JIS
圧縮端子
320

280

100

80

70

345−

200

110

80

375−

325

110

150
250
400

500

80

110
120

150

70

80
80
90

100

365

405
410
420

420−
−−−−

A

⑧ ケーブル用ブラケット

各部の寸法（mm）
A⑦⑧⑥ 相色別テープ⑨ ケーブル用ブラケット

導体公称
断面積（mm2）③⑥② 常温収縮チューブ（端末外被）

A⑧ ゴムスペーサー

⑤① 端子

B

① 端子
３MTM 自己融着性絶縁テープ②フィットテープ③ 常温収縮チューブ（端末外被）④55mm④③②135mm⑥200mm①長尺処理の場合150mm 以上⑦⑤135mm 以上③④55mm②（最小C）①200mmA

B

225560607570100315
325150330250

330
340−758070320

JCAA
圧縮型
銅管端子
310330280

315

JIS
圧縮端子
32012090

150 100

385375−33047540580

36540580

110350315110325

310−36580280

L34570110500

70C
JCAA
圧着型
銅管端子
27080200400※上記C寸法は、最小寸法を示しており、現場状況に合わせ３MTM フィットテープ巻きにより、端末長の調整をしてください。

各部の寸法（mm）

導体公称断面積
（mm2）
38310

−

（C）

屋内：200mm
キュービクル内：180mm

B

屋内：200mmキュービクル内：180mm

135mm

屋内： CVT/FPT用55mm

仕上り図

410
420

420−−−−−325
330
340−−440
490
520

550590※上記L寸法は、当社標準寸法です。合わない場合は、ケーブル許容曲げ半径をご考慮のうえ、現場状況に合わせ、テープ巻き等により長さ調整を行ってください。

各種数値は参考値であり、保証値ではありません。
仕様及び外観は、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。
本書に記載してある事項、技術上のデータ並びに推奨は、すべて当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について保証するものではありません。
使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任のすべてを負うものとします。
売主及び製造者の義務は、不良であることが証明された製品を取り替えることに限定され、それ以外の責任は負いません。
本書に記載されていない事項若しくは推奨は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り、当社は責任を負いません。
3Mは、3M 社の商標です。

電力マーケット事業部

https://www.3mcompany.jp/3M/ja_JP/energy-jp/
Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2023. All Rights Reserved.

ELE-152-M(0223)

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで0570-012-321

9:00～17:00 ／月～金（土日祝年末年始は除く）

カタログ等各種資料の請求は FAX で

0120-282-369

24 時間受付／年中無休
フリーダイヤルでご利用いただけます