両面発電 W ガラスモジュール
設置マニュアル
Installation Manualfor Bifacial PV Module

1

目次
1.

はじめに ............................................................................................................................................................................ 3
1.1 目的 ........................................................................................................................................................... 3
1.2 責任の範囲 .............................................................................................................................................. 3

2.

法令と規制 ....................................................................................................................................................................... 33.

安全対策 ..................................................................................................................................................... 4
3.1 一般的な安全対策 .................................................................................................................................. 4
3.2 運用上の安全対策 .................................................................................................................................. 64.

5.

運搬＆荷卸しと開梱 ..................................................................................................................................................... 84.1

運搬＆荷卸し ........................................................................................................................................ 8

4.2

開梱 ...................................................................................................................................................... 104.3

太陽電池モジュールの積み重ね ...................................................................................................... 11取り付け ......................................................................................................................................................................... 14
5.1 設置環境 ................................................................................................................................................ 14
5.2 設置傾斜角度の選択 ............................................................................................................................ 14
5.3 設置ガイドライン ................................................................................................................................ 14
5.3.1 ボルトによる固定方式 ................................................................................................................. 15
5.3.2 クランプによる固定方式 ............................................................................................................. 16
5.3.3 追尾式架台 ..................................................................................................................................... 236.

電気設置 ................................................................................................................................................... 23
6.1 電気性能 ................................................................................................................................................ 23
6.2 電気接続 ................................................................................................................................................. 25
6.3 接地 ........................................................................................................................................................ 26

7.

メンテナンス................................................................................................................................................................ 27
7.1

定期的な点検 ...................................................................................................................................... 27

7.2 太陽電池モジュールの清掃 ................................................................................................................ 28
改版・日付 ............................................................................................................................................................................. 28

2

1. はじめにAstronergy / Chint Group（以下は「アストロエ
ナジー」という）製の太陽電池モジュールをご利用いただき、誠にありがとうございます。
設置前に、本マニュアルの全ての指示と電気

CHSM60N(DG)/F-HC

CHSM54RNs(DGT)/F-BH

CHSM72N(DG)/F-BH

CHSM54RNs(DG)/F-BH

CHSM72N(DGT)/F-BH

CHSM54RNs(DG)/F-HC

CHSM72N(DG)/F-HC

CHSM54RNs(DG)(BLH)/F-BH

CHSM78N(DG)/F-BH

的および機械的要件を注意深くお読みください。
太陽電池モジュールの設置や操作には専門的技術が必要であり、この作業を実行できるのは専門家のみです。本マニュアルに記載されている全ての安全上の注意事項は厳守する必要があり、設置後に確認できるよう、本マニュアルを大切に保管してください。また、設置業者は最終顧客（消費者）にもその旨を通知する必要があります。

1.2 責任の範囲
本マニュアルがどのように厳守されているかはアストロエナジーの管理外であるため、本マニ
ュアルを品質保証書として使うものではありません。アストロエナジーは太陽電池モジュールおよびシステムの不適切な設置、操作、運用、および保守メンテナンスに起因して発生した損失、損害、
人身傷害、または追加費用を含むいかなる形態の

1.1 目的

損失損害に対しても責任を負わないものとします。

本書はアストロエナジーにより製造された両面発電 W ガラス太陽電池モジュールの取り付け設置、電気接続及びメンテナンス関する詳細な手
順と重要な安全上の注意事項について説明していアストロエナジーは予告なしに本マニュアルを更新する権利を留保します。本書の異なる言語
版の記載に相違がある場合は、中国語版が優先されます。

ます。対象となる太陽電池モジュールの種類は表

2. 法令と規制

1 の通りです。
表 1 本書で使用可能な太陽電池モジュールの種類
CHSM48N(DGT)/F-BH

CHSM66M(DG)/F-BH

CHSM54N(DGT)(BLH)/F-BH

CHSM72M(DG)/F-BH

CHSM54N(DG)/F-BH

CHSM72M(DGT)/F-BH

CHSM54N(DGT)/F-BH

CHSM78M(DG)/F-BH

CHSM54N(DG)/F-HC

CHSM66RN(DG)/F-BH

CHSM60N(DG)/F-BH

CHSM72RN(DG)/F-BH

CHSM60N(DGT)/F-BH

CHSM54RNs(DGT)(BLH)/F-BH

太陽電池モジュールの機械的設置と電気接続
は、各国の地域や地方の法律や規制と適切な国際・国内規格（電気工事規定、建築基準法含む、その他接続規格基準を含むが、これらに限らない）に準拠しなければなりません。これらの規制は、建物の屋上や水上発電所などの設置場所により異なる場合があり、また設置システムの電圧や DC・ACにより異なる場合があります。具体的な規定は、各地域現地の自治体・機関にお問い合わせくださ3

い。

の全てのコンポーネントに適用される安全規則に厳守しなければなりません。

3. 安全対策
アストロエナジー太陽電池モジュールは

者が行い、DC30V 以上の電圧に直接触れない

IEC61215 と IEC61730 の基本基準に準拠して設計

ように、作業中にヘルメット、絶縁手袋、安全されており、クラス A（安全クラスⅡの要件を満

靴を着用し、絶縁工具を使用しなければなりまたす）の安全基準の認定に合格しています。太陽

せん。

電池モジュールは、DC50V 以上または 240W 以上の公的にアクセス可能なシステムに適用できます。

のエリアについてはアストロエナジーの技術

池モジュールは IEC61730 と UL61730 の規格に準チームに連絡し、評定確認してください）。海か

拠し、クラス C 耐火定格基準（IEC61730）、タイプ

ら 50~500m 以内で太陽電池モジュールを設置

29 耐火定格基準（UL61730 米国向け）、クラス C

する場合は、関連部品が錆びないように、コネ

耐火定格基準（UL61730 カナダ向け）に合格してクタに防護措置を施したり、防塵プラグを増加います。

したりするなど、防錆措置を講じておく必要が！警告あります（具体的な防護措置はアストロエナジ

太陽電池モジュールの取り付け、配線、操作

ーの技術チームに確認してください）。防塵プ

及びメンテナンスの前に、全ての安全に関する注

ラグを取り外した直後には素早くモジュール

意事項を読み、理解しなければなりません。太陽を接続してください。

電池モジュールは太陽光やその他の光が当たると、


梱包ユニットを移動する時には、外箱が雨に濡れないような措置をおとりください。

端子などの充電部に直接に触れると、怪我や死亡
事故につながる可能性があります。

海岸線から 50m 以内の陸地では、太陽電池モジュールの設置は禁止されています（50m 以内

アストロエナジー両面発電 W ガラス太陽電

直流電流が発生します。接続の有無にかかわらず、設置やメンテナンスは、専門の資格を持つ技術



雨天時や露のある朝に太陽電池モジュールを設置・動作させる場合は、湿気がコネクタに侵

3.1 一般的な安全対策

入しないように、適切な保護処置を講じてくだ

設置の前に、関連する地方の自治体や関連機関に連絡し、設置許可および設置検査の要件が地さい。
域の要件を満たしていることを確認ください。
設置作業は、ケーブル、コネクタ、充電モニタ
ー、バッテリー、インバータなど、システム内
4

設置場所や太陽電池モジュール置き場には、関係者以外の立ち入りが禁止されています。



破損した太陽電池モジュールを設置・使用することは禁止されています。



太陽電池モジュールの部品（ダイオード、ジャために、太陽電池モジュールのコネクタが濡れンクションボックス、コネクタなど）の交換をている場合は、いかなる作業も行わないでくだ

含むが、これに限定されない、権限のない担当

さい。

者による太陽電池モジュールを修理すること









または外部電流が流れているときは、太陽電池

コネクタの種類や型式が異なるものを混在さモジュールを接続したり、切り離したりしてはせること、差し込むことは禁止されています。

いけません。

化学的損傷を避けるために、以下の物質を含む、 

ジャンクションボックスの蓋は、常に閉めておまたは接触する環境での太陽電池モジュール

く必要があります。

5

太陽電池モジュールが長時間にわたり部分的肪化合物（例：DOP、可塑剤）、芳香族、フェノに遮られることを避けてください（工場建屋のール、ケトン、ハロゲン物質、鉱油、アルカン

屋根のパラペットや煙突、天窓などの遮蔽物が（例：ガソリン、クリーニング潤滑油、電子蘇

ないかを確認するなど、設置前に設置環境を確

生剤）、アルコール、特定の薬剤（白花油、ライ認しておくことを推奨します）。また、遮られた

ブオイル、矯正水、シンナー）、オキシムガスを太陽電池の温度の上昇（ホットスポット効果）

発生する接着シートおよびポッティング接着や発電量の損失が生じたり、重大な場合は太陽剤（コネクタのみ）、TBP（可塑剤）、洗剤。

電池モジュールが焼損したり、火災の原因にな

風の強い日に太陽電池モジュールを設置するる恐れがあるため、設置場所の周辺に埃や粉塵ことは禁止されています。

の多いエリア（金属粉じんが発生する工場の屋

太陽電池モジュールに日光が集中しないよう上にある排気窓や化学工場など）があるかどうにしてください。

かを確認したうえで、必要な予防対策を講じて可燃性ガスが発生する可能性のある場所でのおく必要があります。

太陽電池モジュールの使用は禁止されていま

太陽電池モジュールに電流が流れているとき、は禁止されています。

の使用は禁止されています。グリースや有機脂







砂漠や風の強い砂地、水上で使用。または保管す。

される太陽電池モジュールの場合、コネクタ挿移動可能なプラットフォームなどの関連場所

入の問題や電気安全上の問題が発生する恐れ

での太陽電池モジュールの使用は禁止されてがあるため、取り付け前にコネクタのダストキ

います（追尾式システムを除く）。

ャップを使用するか、砂、ほこり、水がコネク

太陽電池モジュールのいかなる部分の解体やタに入るのを防ぐための手段を講じることを移動は禁止されています。感電の危険を避ける

お勧めします。



水蒸気や砂ぼこりがモジュールに入り、コネク

太陽電池モジュールを平面に設置する場合にタ挿入の問題や使用上の問題を引き起こす恐も慎重に扱い、角の破損などに注意しながら作れがあるため、太陽電池モジュールをブラケッ業してください。

トに取り付けたら、その日のうちにコネクタの

設置や点検の際には、金属製のアクセサリーを

現場での配線接続には、90℃以上の耐熱・耐光

着用しないように注意してください。地面より性を備え、すくなくとも断面積 4mm²以上の専高い場所に設置する場合は必ず安全ベルト着用ケーブルを使用してください。

用してください。


保護服を着用してください。アーク放電や感電の危険を避けるために、ジャンクションボック

気され、通気性、防水性があり乾燥しているこスや出力ケーブルの端（コネクタ）に直接に手とを確認してください。設置場所到着後の開梱で触れないようにしてください。

時には、太陽電池モジュールに傷や打撲し、破損しないよう慎重に開封してください。

や夕方を選んでください。また不透明な素材で与えないように、太陽電池モジュールのいかなモジュールの表面を完全に覆うことで、電流のる部分にも衝撃や傷を与えないでください。太発生を防いだりする工夫をする必要がありま

陽電池モジュールの上に立ったり歩いたりす

す。

ることは禁止されています。ガラスの破損を避

一定の距離を保つ必要があります。

います。
太陽電池モジュールを一人で設置したり取り扱ったりしないでください。ジャンクションボックス（ケーブル、コネクタを含む）を掴んで太陽電池モジュールを持ち上げたり、引きずったり、動かしたりすることは禁止されています。

設置面がジャンクションボックスに接触しないように、太陽電池モジュールと設置面の間にをかけたりねじったりすることは禁止されて

太陽電池モジュールの電気接続をする場合、電流が発生しないように、乾燥して日光が弱い朝

太陽電池モジュールの信頼性・安全性に影響をけるために、太陽電池モジュールに過度の負荷

太陽電池モジュールを太陽の下で取り扱いする場合は、必ず絶縁工具を使って、ゴム手袋と輸送中や保管中の際には、包装の破損や落下しないようにしてください。保管場所は十分に換

感電の恐れがあるため、太陽電池モジュールの挿入を完了させることをお勧めします。

3.2 運用上の安全対策

屋根に設置する場合、必ず建物の耐火・防火要件に準拠してください。太陽電池モジュールは、
耐火性・断熱性のある屋根材に設置し、モジュールと設置面の間に十分な換気ができる距離を確保することをお勧めします。屋根上での耐火・防火性能を確保するために、太陽電池モジ

6

ュール のフレームと屋根面と の 距離は最 低

離してください。必要な感電防止措置を講じて10cm を確保してください。

いない場合、濡れた太陽電池モジュールに触れ配線の際に、コネクタを完全にペアリングしな

ることは禁止されています。

ければなりません。ケーブルを耐紫外線のナイ

場合、周りの太陽電池モジュールやその支持構

ットの側面に固定することをお勧めします。そ

造物を傷付けないようにしてください。

ルが長 すぎる場合、ケーブル の曲げ半径 はりません。

でください。ケーブルは耐紫外線タイプのもの

タに他の金属を差し込んだり、他の方法での電をご使用ください。

気接続を行ったりしないでください。

負荷がかかっている状態で電気接続を外さな

太陽電池モジュールの分解、または部品や銘板ます。
太陽電池モジュールのフレームに穴をあけることは禁止されています。
アルミフレームのアルマイト処理面（アース接続部を除く）に傷をつけることは禁止されています。傷はフレームの腐食につながり、耐荷重
性や長期信頼性に影響を与える恐れがあります。
太陽電池モジュールのガラスやその他の封止材が破損した場合、個人用保護具を着用し、太陽電池モジュール設置場所や、接続回路から分7

よい作動状態を確保するために、コネクタは乾いた清潔な状態に保つ必要があります。コネク

塗装やいかなる接着剤の塗布は禁止されてい

ケーブルやコネクタを直射日光にさらさないの取り外しや、太陽電池モジュールの表面への

太陽電池モジュールを洗浄する場合、太陽電池モジュールの洗浄要件に従い行わなければな

いでください。


日光にさらされることが避けられます。ケーブ

48mm 以上にしてください。



専門家が太陽電池モジュールを交換・修理する

ロンケーブルタイで C 面フレーム又はブラケ

うすると、コネクタの脱落や、コネクタが直射

4. 運搬＆荷卸しと開梱
太陽電池モジュールを使用しない場合、製品の外装パッケージを開梱せず、遮光され、乾燥した換気の良い場所に保管してください。
工事の進行状況に応じ、毎日に適切な量の太陽電池モジュールを開梱し、開梱した太陽電池モ

上げる前に太陽電池モジュールを保護装置に入れておいてください。
组件の包装方式は三種類あります：短辺縦型、
長辺縦型、U 型梱包。この三種類の包装方式に応じて、卸貨や拆包などの要求が異なります。包装方式は以下の通りです：

ジュールはその日のうちに設置することをお勧めします。開梱後大量に積み重ねたり、放置すると、大雨や暴風などの悪天候の場合には水に浸ったりして故障の原因になります。または強風で、設置されていない太陽電池モジュールが飛ばされる恐れがありますので、必ず開梱後はその日のうちに設置することをお勧めいたします

長辺縦型

4.1 運搬＆荷卸し
太陽電池モジュールをプロジェクトの現場に運搬する際、アストロエナジーが提供したパッケージで運搬し、パッケージが破損しないように、設置時まで元のパッケージで保管してください。
プロジェクト現場への輸送時に、凹凸のある

短辺縦型

区間や急な坂道がある場合、モジュールの積み重ねは禁止されており、単一パレットでの輸送のみが許可されています。輸送中、梱包は垂直に上向きにする必要があります。
荷卸し時、特に屋上プロジェクトでは吊り上げる時に、太陽電池モジュールが破損しないようにU 型梱包保護する必要があります。 吊り上げ用帯を直接パクレーンで荷卸しする場合の注意点は以下のレットにかけることは禁止されています。また、通りです。
吊り上げ時に壁にぶつからないよう、屋根に吊り1.運搬台車からクレーンで荷卸しする場合（写真8に示すように）、専用の器具を使ってください。持ち上げる前にモジュールの重量とサイズに応じ、十分な張りがあるサイズの合う吊り具を選び、持ち上げる時に吊り上げ用帯の位置を調整して、重心バランスを保ち、クレーンを均一な速度で運転
し、地面に近い時に梱包の角度を調整し、平らな

短辺縦型、U 型梱包のクレーンによる荷卸しのイメージ
図

地面に軽く載せてください。
2.風速 6m 以上、雨、雪の中での吊り上げが禁止さ

フォークリフトで荷卸しをする場合の注意点
は以下の通りです。

れています。
3.長辺縦型包装は一度に最大 2 パレットのモジュールを吊り上げることできます。短辺縦型およびU 型梱包では、一度に横向きに最大 2 パレットのモジュールを吊装できます。吊装前にモジュールのバンドを切断してください。

1.運搬台車からフォークリフトで荷卸しをする場
合、車両の両側から荷卸ししてください。
2.荷重が適当なフォークリフトを選らんでください。フォークリフトのフォークの間隔が調節できるので、パレットの両側の足にできるだけ近づけ、向こうのモジュールにぶつからないように、フォーク（L）をパレットの底の L≧3/4 以上の位置に入れてください。フォークリフトのガントリーの高さが≧1.7M、幅が≧1.5M にします。
3.フォークリフトのマストの前に EPE やゴムパッドなどの緩衝材を設置してください。外部からの吊り具

衝撃によるモジュールの破損を防ぐために、フォークリフトが直接モジュールのパッケージに触れることは禁止されています。
4.荷卸し中、運転者は荷物に視界を遮られる場合、運転中に人や物にぶつかったり、怪我や荷物の落

長辺縦型のクレーンによる荷卸しのイメージ図下を防ぐために、逆走して、担当者からの運転ルート指示に従うことをお勧めします。

9

をコンテナから出す時、フォークリフトでモジュールを持ち上げ、パッケージの底がコンテナの底から 50mm 以下にします。高さ制限を超える場合、製品のパッケージがコンテナのドアフレームに衝突し、太陽電池モジュールに損傷を与えてしまう
長辺縦型のフォークリフトによる荷卸しのイメージ図可能性があります。製品を卸す時、モジュールを列ごとに持ち上げ、順番にコンテナから卸してください。

コンテナからの卸しのイメージ図

短辺縦型、U 型梱包のフォークリフトによる荷卸しのイ
メージ図

パッケージの移動時の注意点は以下の通りです。
1.長辺縦型のモジュールを移動する時、カートンをフォークリフトのマストに当て、マストをフォークと垂直にします。マストの構造を頑丈にし（許フォークリフトのバックレスト：高さ≥1.7M、幅≥1.5M

容圧力が≥1.5 トン）、全パレットの製品がマストに寄りかかる時、マストが圧力で変形しないようにし、引張強度≥2000kgf の 2 本の安全ロープでフォークリフトに固定し、安全ガードレールをフォー
クリフトの前面の両側に設置すること。

フォークリフトのガントリーの前に EPE やゴムマットなどの緩衝材を設置します

2.フォークリフトでの運搬は直線運転速度を≤5km/h に、カーブ速度を≤3km/h に制御して、非常停止と緊急起動を避けること。

！特記事項
コンテナの高さ制限のため、太陽電池モジュール

3.油圧式フォークリフトで移動する場合、フォー
クの上面が地面から≦75mm にすること。
4. 開梱後、梱包材で保護されていないモジュール

10

は移動することできません。移動する必要がある

ット、安全靴、絶縁手袋など。

場合は、移動する前に再梱包するか、単一のモジ
ュールを短い距離で手動で持ち上げてください。

ヘルメット

カッターナイフ 転倒防止用ブラケット

2.長辺縦型の開梱手順には特別な転倒防止用ブラケットが必要です。
1)

パッキングベルトを切断し、ラッピングフィ
ルムを剥がし、上蓋とパッケージを除去しま

フォークリフトでの移動時のイメージ図

す。
2)

転倒防止用ブラケットをモジュールのガラス面やバックパネルの面からパレットの底面に差し込みます。

3)

固定ピンをホルダーのフロントにある穴に差油圧式フォークリフト移動時のフォーク高さ要件のし込みます。

イメージ図

4.2 開梱

4)

開梱前に、梱包パッケージが破損していない
ことを確認してください。 パッキングベルトやラ切断します。
5)

ッピングフィルムをカッターナイフで剥がすことをお勧めします。パッケージ内のモジュールに傷

内部の水平方向のパッキングベルトをすべて

縦方向内側の 2 本以外のパッキングベルトを切断します。

6)がつかないように、乱暴な開梱は禁止されていま

モジュールをゆっくりとブラケットに押し付けます。

す。風速 6m 以上、雨、雪の場合、開梱は禁止され

7)

残りのパッキングベルトを切断します。

ています。

8)

両側の転倒防止用テープを剥がします。部品

以下の推奨手順で開梱してください。開梱時と同じ厚さの転倒防止用テープを 1 枚ずつ剥は、2 人以上で作業を行い、運搬時に絶縁手袋を着がし、モジュールを順番に取り外すようご注用します。

意ください。

1.開梱前に下記のツールを用意します。カッター
ナイフ（ハサミ）、ヘルメット、転倒防止用ブラケ
11注：専用防倒支架関連図面については、Astronergy にお問
い合わせください。

4.U 型梱包の開梱手順：
1）パレットのパッキングベルトを切断し、ラッピ
ングフィルムを剥がします。
長辺縦型の開梱ステップ

3.短辺縦型の開梱手順には特別な転倒防止用ブラケットが必要です。
1）パレットのパッキングベルトを切断し、ラッピ
ングフィルムを剥がし、上蓋とパッケージを除去します。

2）カートンのパッキングベルトを切断し、上蓋と側板枠を除去します。
3）内部のパッキングベルトを切断し、その際、転倒防止用テープを外さないように注意してください。
4）取り出す前に両側のモジュールの転倒防止用テ2）カートンのパッキングベルトを切断し、上蓋と側板枠を除去します。
3）転倒防止用ブラケットをモジュールの正面や背面からパレットの底面に差し込みます。

ープを 1 枚外し、2 人でモジュールの 2 つの短辺を持って一緒に力を入れ、モジュールを運搬してください。移動していないモジュールの転倒防止用テープを外さないように注意してください。

4）固定ピンをホルダーのフロントにある穴に差し込みます。
5）内部の全ての横方向梱包バンドを切り取ります。
6）縦方向内側の 2 本以外のパッキングベルトを切断します。
7）モジュールをゆっくりとブラケットに押し付けます。
8）残りのパッキングベルトを切断します。
9）モジュールを順番に取り出します。

U 型梱包の開梱手順
注意事項：モジュールは取り扱い、保管、積み下ろしなどの過程で衝突を厳禁します。

短辺縦型の開梱ステップ
12

4.3 太陽電池モジュールの積み重ね

太陽電池モジュールをパッケージから取り出

また、お客様が太陽電池モジュールに色分けす際、硬いコンクリート・地面やカラータイル・を希望する場合、パッケージに相応な表示を付け、金属フルーティングなどに衝突して太陽電池モジ

パッケージから取り出し積み重ねる際に混同しな

ュールに傷がつくのを防ぐために、地面に段ボー

いように、太陽電池モジュールにもマークを付け

ルを敷きます。

ます。システム設計要件により、通常、同じ列や太陽電池モジュールを積み重ねる時、水平な面にゆっくり安定するよう積み重ね、一番下のものは正面を上にして裏面を下にし、残りのものは
正面を下にして裏面を上にし、ダブルパレットに同じアレイの太陽電池モジュールの色は同じにします。
柔らかい地面や水溜りのある場所、＞4°の傾
斜地での保管は禁止されています。

置いて再梱包してください。転倒を防止するためモジュールを積み重ねる際に、カートンに印に、積み重ねるモジュールは 14 枚以下にし、設置刷表示された高さの制限を厳守しなければなりま

用ツールなどのものを太陽電池モジュールの表面

せん。

に置くことを避けます。组件を踏んだり、重圧をかけたりしてはいけません。

雨に濡れたり湿ったりしてはいけません。梱
包した完成品を通風、防雨、乾燥した場所に置いてください。

水平方式で梱包された组件を再运输してはいモジュールを長期に保管する場合、標準型のけません。

倉庫に保管し、定期的に点検し、倉庫内で異常に傾いたパッケージは早めに補強することをお勧めします。
倉庫での保管は酸、アルカリなどの腐食性物
水平梱包図

アストロエナジーモジュールは高電流クラス

質との接触を避けてください。火の使用を禁止し、倉庫に適合する消防施設を配置してください。

と低電流クラスに分けられ、運搬担当者は外装パッケージのパワーリストに従いモジュールを別々に置き表示します（例えば、670W-L は低電流クラスを、670W-H は高電流クラスを指し、その他のお客様に求められる電流クラスの分け方も同様）。シ
ステム設計要件により、アレイ内で同じ電流クラスが要求される場合があります。
13

柔らかい地面や水溜りのある場所は禁止＞4°の傾斜地は禁止

5. 取り付け
5.1 設置環境


ジーの品質保証は無効となります。
5.2 設置傾斜角度の選択

推奨環境温度：-20℃～+50℃。太陽電池モジュ

太陽電池モジュールの設置傾斜角度とは、図ールの極限動作環境温度：-40℃〜+85℃。

1 に示すように、太陽電池モジュールの表面と水太陽電池モジュールへの機械的負荷：基準設置

平面が形成した角度のことです。太陽電池モジュ

条件で の最大積雪・風荷重 （ テスト値） はールの出力は、太陽光に直角に面している時に最5400Pa/2400Pa で、設計荷重（安全率 1.5 倍を考も大きくなります。

慮）は 3600Pa/1600Pa です。太陽電池モジュー

北半球ではモジュールを南向きに設置し、南ルの具体的な設置方法および機械的負荷値に半球ではモジュールを北向きに設置することを推関し、5.3 設置ガイドラインをご参照ください。

奨します。詳しい設置傾斜角度に関し、地域の規

あられ、雪、ハリケーン、砂、ほこり、大気汚

制やガイドラインまたはプロの PV モジュール設染、煤塵などが過剰に発生する環境での太陽電

置業者のアドバイスに従ってください。

池モジュールの設置・使用は禁止されています。
強い腐食性物質（塩、塩霧、塩水、活性化学物
質蒸気、酸性雨、強い蒸気などの密閉空間、またはその他の太陽電池モジュールを腐食し安
全性や性能に影響を与える物質など）がある環
境での太陽電池モジュールの設置や使用は禁止されています。
太陽電池モジュールが高温高湿、塩水噴霧のあ

図 1 太陽電池モジュール設置傾斜角度のイメージ図

る環境（ISO 9223 で規定されている C3 とそれ以上の区域）、水上と農場などの特殊な環境に同じ向きと角度で設置してください。向きや角度設置される場合、購入者やユーザーは事前にアが異なると、各モジュールで受ける日射量が異なストロエナジーに通知しなければなりません。

り、電力損失が発生する場合があります。

そのような地域に使える太陽電池モジュールの種類、BOM と品質保証問題は両当事者が共に再協議し決めます。

14

直列に接続されている太陽電池モジュールは、

上記の注意事項を守らない場合、アストロエナ

5.3 設置ガイドライン
太陽電池モジュールの設置用架台は、耐久性、耐腐食性、耐紫外線性のある材料で構成され、静的機械解析能力を有する第三者試験機関に









よる検査・試験を受け、現地の国家規格、地域

トで固定されなければなりません。具体的な取付規格または国際規格に適合していなければな

方法と対応する荷重値を表 2 に示します。

りません。

！注意：表 2 の取付図中の赤色の実線矢印は、ボ

太陽電池モジュールは、取付用ラックにしっか

ルトの位置を示します。以下、ボルトによるりと固定されなければなりません。積雪地域に設置手順を説明します（図 2 参照）。

設置する場合は、太陽電池モジュールの最下部①

太陽電池モジュールをラックに置きます。

が雪に覆われないような架台の高さを確保す②

取付穴（9x14mm）にステンレスボルト（M8）べきです。また、太陽電池モジュールの最下部

を 4 本差し込みます。400mm 間隔の取付穴はが周囲の樹木やその他の植生により陰になら

7×10mm の大きさで、M6 タイプのステンレないようにするべきです。

ス製ボルトが 4 本必要です。

屋根と平行なラックに太陽電池モジュールを～18mm 以上のステンレス製ワッシャーをブモジュールの配線の損傷を防ぐために、太陽電

ラケットの左右に 1 枚ずつ使用しますが、210池モジュールのフレームと屋根の間の最低隙

モジュールに使われるワッシャーは外径を 18

間は 10cm とします。

～20mm とし、それをステンレス製スプリング

太陽電池モジュールのフレームは熱膨張・熱収

ワッシャーや歯付きロックワッシャーを入れ縮現象が発生するため、設置時に隣接する太陽て最後に、ステンレス製のナットでロックし電池モジュールのフレーム間の距離を 10mmます。ワッシャーの公差は、GB/T3103.3-2020

以下にしてはいけません。

のレベル A に準拠しています。

高地、山頂、海岸地域など強風が頻繁な特殊設

み止めワッシャー、肉厚ワッシャーなどの仕様を推奨します。
具体的な取付方式に関しては、下記の設置仕様をご参照ください。不適切なクランプや不適切な設置をされた場合、保証が無効になります。
5.3.1 ボルトによる固定方式
太陽電池モジュールはすべて 4 本以上のボル15ボルトには、2 つの厚さ 1.5mm 以上、外径 16設置する場合、空気の循環を確保し、太陽電池

置地域におきましては、四角形ワッシャー、緩③④ 締付トルクについては、M6 ボルトが 9～12Nm
を、M8 ボルトが 17～23Nm をお勧めします。ボル
トの材質が異なる可能性があるため、正確なトル
ク値はボルトサプライヤーに確認してください。

付
フレーム
ボルト

平ワッシャー

ラック
平ワッシャースプリングワッシャーナット

图5

ガイドレールを短辺フレームに重ねる場合の取付

図 2 ボルト取付工程イメージ図

5.3.2 クランプによる固定方式
両面太陽電池モジュールを設置する場合、図3 、図 4、図 5、図 6 に示すように、各太陽電池
モジュールは最低 4 つのクランプで固定されなけ
ればなりません。

图6

短辺フレーム４点支持の取付！注意：

ラックの長さが太陽電池モジュールの長さよ
り短い場合、事前にアストロエナジーにお問合せください。



上記の 2 つの図は、アルミ製クランプによる取付方法です。
「D」はアルミ製クランプの許容取

図 3 ガイドレールを長辺フレームに重ねる場合の取付付範囲を示し、推奨する取付位置と対応する機
械荷重値は表 2 をご参照ください。


各アルミ製クランプには、M8 ボルト 1 本、平ワッシャー2 枚、スプリングワッシャー1 枚、M8 ナット 1 個を用いてくださいが付属されています。以下のように固定されます。

①

2 本のラック（付属していません）の上にモ
ジュールを置きます。ラックは、ステンレス製

図 4 ガイドレールを長辺フレームに垂直にする場合の取16または防食処理（溶融亜鉛メッキなど）を施したものを使わなければなりません。各太陽電池モジュールは少なくとも 4 つのクランプで固定され、設置の際、クランプが直接にガラスに接触してフレームを変形させると、モジュールが破損することがありますので、ご注意ください。
②

図 7 クランプの上面イメージ図

クランプの影により太陽電池モジュールの発電面を遮らないよう気を付けてください。
クランプが排水穴を塞がないようにしてください。クランプとモジュールのフレームとのオーバーラップは 8mm~10mm としてください。
（モジュールが確実に設置される前提でクランプの断面を変えることができます）。

図 8 エッジクランプの断面イメージ図③ ブラケットの上面でモジュールのフレームと接触する部分には、M8 ボルト用の凹みが必要です。

④

ブラケットに凹みがない場合、ボルトで固定するように、上記の位置に適当な径の穴を開けます。

⑤ 平ワッシャー、スプリングワッシャー、ナットの順にクランプを装着します。

図 9 エッジクランプの取付イメージ図⑥ 図 7、8 はエッジクランプのイメージ図です。
図 9、図 10 は取付イメージ図です。エッジク
ランプの寸法は、a≧60mm、b≧16mm、c≧5mm、
d≧8mm、e≧15mm、 Ø＝9mm、板厚≧3mm です。推奨締付トルクは、グレード 8.8 のボルト・ネジの場合、17～23Nm とします。

図 10 中間クランプの取付イメージ図
17

⑦ モジュールが設置後に架台から脱落すること⑧ 図 3 に示す設置方法の場合、モジュールの Cを防ぐために、中間クランプ、エッジクランプ

面とガイドレールのオーバーラップが≧及びフレームの A 面に接触する面に柄溝構造

25mm とします。不適切なクランプや間違っのあるクランプを選ぶことをお勧めします。

た設置方法を使うと、アストロエナジーの柄溝構造が 9 つぐらいで、隣り合っている柄

限定保証は無効となります。

溝 の 距 離 が 約 1.2mm で 、 柄 溝 の 深 さ が 約
0.6mm をお勧めします。

18

表 2 ボルトの取付図と対応する機械荷重値
太陽電池モジュ

太陽電池モジュールの型番

ールの寸法

取付図

荷重値

L*W*H (mm)+5400Pa-2400PaCHSM54N(DGT)(BLH)/F長辺フレームは 4 本のボルトで取り付けられ(990mm

BHCHSM54N(DG)/F-BH
CHSM54N(DGT)/F-BH

1722*1134*30

穴)、ガイドレールは長辺フレームに垂直CHSM54N(DG)/F-HC+3600Pa-2400Pa

長辺フレームは 4 本のボルトで取り付けられ(990mm
穴)、ガイドレールは長辺フレーム位置+5400Pa-2400PaCHSM54RNs(DG)(BLH)/F-BH

長辺フレームは 4 本のボルトで取り付けられ(1100mm

CHSM54RNs(DGT)(BLH)/F-BH
CHSM54RNs(DG)/F-BH

1762*1134*30

穴)、ガイドレールは長辺フレームに垂直CHSM54RNs(DGT)/F-BH
CHSM54RNs(DG)/F-HC+3600Pa-2400Pa

長辺フレームは 4 本のボルトで取り付けられ(1100mm穴)、ガイドレールは長辺フレーム位置19

表 2 (続)太陽電池モジュ

太陽電池モジュールの型番

ールの寸法

取付図

荷重値

L*W*H (mm)+5400Pa-2400Pa

長辺フレームは 4 本のボルトで取り付けられ(1100mm 穴)、

CHSM60N(DG)/F-BH
CHSM60N(DGT)/F-BH

1908*1134*30

ガイドレールは長辺フレームに垂直CHSM60N(DG)/F-HC+3600Pa-2400Pa

長辺フレームは 4 本のボルトで取り付けられ(1100mm 穴)、
ガイドレールは長辺フレーム位置+5400 Pa
-2400 Pa

長辺フレームは 4 本のボルトで取り付けられ(1400mm 穴)、

CHSM66M(DG)/F-BH

2384*1303*35

ガイドレールは長辺フレームに垂直+3600 Pa
-2400 Pa
長辺フレームは 4 本のボルトで取り付けられ(1400mm 穴)、
ガイドレールは長辺フレーム位置20

表 2 (続)太陽電池モジ
太陽電池モジュールの型番

ュールの寸法

取付図

荷重値

L*W*H (mm)+5400PaCHSM48N(DGT)/F-BH-2400PaCHSM72M(DG)/F-BH
CHSM72N(DG)/F-BH
CHSM72M(DGT)/F-BH
CHSM72N(DGT)/F-BH
CHSM72N(DG)/F-HC
CHSM72RN(DG)/F-BH

2278*1134*30
2278*1134*35

長辺フレームは 4 本のボルトで取り付けられ(1400mm 穴)、ガイ
ドレールは長辺フレームに垂直

2382*1134*30

CHSM72N(DG)/F-HC
CHSM72RN(DG)/F-BH+3600PaCHSM66RN(DG)/F-BH-2400Pa

長辺フレームは 4 本のボルトで取り付けられ(1400mm 穴)、ガ
イドレールは長辺フレーム位置+5400Pa-2400Pa

長辺フレームは 4 本のボルトで取り付けられ(1500mm 穴)、ガイ
CHSM78M(DG)/F-BH

2465*1134*30

CHSM78N(DG)/F-BH

2465*1134*35

ドレールは長辺フレームに垂直+3600Pa-2400Pa

長辺フレームは 4 本のボルトで取り付けられ(1500mm 穴)、ガイ
ドレールは長辺フレーム位置(注：表に記載されていない他の設置方法および耐荷重については、 Astronergy 技術チームにお問い合わせく
ださい。)
21

表3

太陽電池モジュールの型番

クランプの取付範囲と対応する機械荷重値

太陽電池モジ

取付方法は図3

取付方法は図4

取付方法は図5

取付方法は図6

ュールの寸法をご参照くだをご参照くだをご参照くだをご参照くだL*W*H (mm)

さい

さい

さい

さい

+3600Pa/-2400Pa+5400Pa/-2400Pa+1800Pa/-1800Pa+1200Pa/-1200Pa

設置範囲 D

設置範囲 D

設置範囲 D

設置範囲 D266~466mm

266~466mm

150~250mm

0~250mm+3600Pa/-2400Pa+5400Pa/-2400Pa+1800Pa/-1800Pa+1200Pa/-1200Pa

設置範囲 D

設置範囲 D

設置範囲 D

設置範囲 D266~466mm

266~466mm

150~250mm

0~250mm+3600Pa/-2400Pa+5400Pa/-2400Pa+1800Pa/-1800Pa+900Pa/-450Pa

設置範囲 D

設置範囲 D

設置範囲 D

設置範囲 D

320~520mm

320~520mm

150~250mm

0~250mm+3600Pa/-2400Pa+5400Pa/-2400Pa

設置範囲 D

設置範囲 D------450~550mm

450~550mm+3600Pa/-2400Pa+5400Pa/-2400Pa

設置範囲 D

設置範囲 D------

400~500mm

400~500mm+3600Pa/-2400Pa+5400Pa/-2400Pa

設置範囲 D

設置範囲 D------430~530mm

430~530mm+3600Pa/-2400Pa+5400Pa/-2400Pa
---

---

---

---

CHSM54N(DGT)(BLH)/F-BH
CHSM54N(DG)/F-BH
CHSM54N(DGT)/F-BH

1722*1134*30

CHSM54N(DG)/F-HC

CHSM54RNs(DG)(BLH)/F-BH
CHSM54RNs(DGT)(BLH)/F-BH
CHSM54RNs(DG)/F-BH

1762*1134*30

CHSM54RNs(DGT)/F-BH
CHSM54RNs(DG)/F-HC

CHSM60N(DG)/F-BH
CHSM60N(DGT)/F-BH

1908*1134*30

CHSM60N(DG)/F-HC

CHSM66M(DG)/F-BH

CHSM72M(DG)/F-BH
CHSM72N(DG)/F-BH

2384*1303*35

2278*1134*35

CHSM72M(DGT)/F-BH
CHSM72N(DGT)/F-BH
CHSM72N(DG)/F-HC

CHSM72RN(DG)/F-BH
CHSM66RN(DG)/F-BH

2278*1134*30

2382*1134*30

CHSM78M(DG)/F-BH

2465*1134*35

CHSM78N(DG)/F-BH

2465*1134*30

設置範囲 D

設置範囲 D

470~560mm

470~560mm+5400Pa/-2400Pa---

設置範囲 D
480~530mm(注：表に記載されていない他の設置方法および耐荷重については、 Astronergy 技術チームにお問い合わせください。)

22

5.3.3 追尾式架台
アストロエナジーのモジュールは、業界主流の追尾式システムとマッチングして取り付けることができます。最大テスト荷重値は表 4 に示されています。
表 4 追尾式システム最大テスト荷重値
太陽電池モ
設置方式

太陽電池モジュール

ジュールの

ブラケット

の型番

寸法

タイプ

設置方法

荷重值

L*W*H (mm)
400mm 取付穴間隔
CHSM66M(DG)/F-BH

2384*1303*35

M6 ボルト+M6 平ワッシャー（ワッシャーの外径≥16mm）
400mm 取付穴間隔

CHSM66RN(DG)/F-BH

2382*1134*30

M6 ボルト+M6 平ワッシャー（ワッシャーの外径≥16mm）
400mm 取付穴間隔

CHSM78N(DG)/F-BH

2465*1134*30

NEXTracker

M6 ボルト+M6 平ワッシャー（ワッシャーの外径≥16mm）
400mm 取付穴間隔
M6 ボルト+M6 平ワッシャー

2278*1134*30（ワッシャーの外径≥16mm）

2278*1134*35

790mm 取付穴間隔
M6 ボルト+M6 平ワッシャー（ワッシャーの外径≥16mm）+2100Pa-2100Pa+1800Pa-1800Pa+1800Pa-1800Pa○2+2100Pa-2100Pa+3200Pa-2400Pa

1○

1枚

CHSM72M(DG)/F-BH

ガイドレール：50*1.5*1450

CHSM72N(DG)/F-BH(高さ*厚さ*長さ/mm)

CHSM72M(DGT)/F-BH

2278*1134*30

SoltecCHSM72N(DGT)/F-BH

取付穴の固定位置：400+1400mm
M6 ボルト+M6 平ワッシャー+2800Pa-2400Pa（ワッシャーの外径≥16mm）
ガイドレール：80*1.5*428
2278*1134*30
2278*1134*35(高さ*厚さ*長さ/mm)
PVH

取付穴の固定位置：400mm
M6 ボルト+M6 平ワッシャー+1800Pa-1800Pa（ワッシャーの外径≥16mm）(備考：①：400 の取付穴でトラッキング架台を 1 列設置する場合、対応する荷重値は透明背面ガラスモジュールとなります。
②：これは最大試験荷重値です。この設置方法または表に記載されていない他の設置方法および耐圧能力に対してが確認したいの場合、正泰新能の技術チームにお問い合わせいただき、評価と確認をしてください。)
23

電気設置
-16 ~ -20

1.18

モジュールの定格電気性能パラメータは、標-21 ~ -25

1.20

準試験条件（STC：放射照度 1000W/㎡、エアマス-26 ~ -30

1.21

AM1.5、セル温度 25℃）で測定されたものです。

-31 ~ -35

1.23

モジュールの主な電気性能パラメータ、最大シス-36 ~ -40

1.25

6.1 電気性能

テム電圧と Isc、Voc と Pmpp の誤差は、アストロ

また、より正確な開放電圧温度補正係数は、以下

エナジーモジュールの製品仕様書や銘板に詳しくの式から算出できます。
Cvoc=1-αVoc x（25- Tmin）

記載されています。
モジュールで発生する電流や電圧は、標準試

ただし、Cvoc は開放電圧温度補正係数です。αvoc

験条件（STC）での動作電流や電圧より大きい場合(%/℃) は選択されたモジュールの開放電圧の温もあります。そのため、モジュールの定格や負荷度係数です（モジュール仕様書を参照してくださを決定する際、STC に基づくモジュール短絡電流い）。Tmin (℃)はシステム設置場所の推測最低温度に 1.25 を乗じ、また、開放電圧により保守的な補です。

正係数を乗じることができます（下記表 3 を参照）。

ストリングの電圧は、システムが耐えられる

適切な電線およびヒューズサイズを決定する際、最大電圧と、設置したシステム内のインバータや地域の規則に従いモジュール短絡電流に更に 1.25

他の電気機器の最大入力電圧より高くしてはいけ（即ち、合計乗数 1.56）を乗じます。

ません。このため、ストリングの開回路電圧は、以下の式から算出できます。

表 5 開回路電圧低温補正係数

推測最低環境温度(℃)

補正係数

24 ~ 201.02

19 ~ 151.04

14 ~ 10

1.06

9~5

1.08

4~0

1.10

-1 ~ -5

1.12-6 ~ -10

1.14-11 ~ -15

1.16

最大システム電圧 ≧ N*Voc* Cvoc
N - 直列に接続されたモジュールの数。Voc - 太陽電池モジュールの開放電圧（銘板や製品カタログを参照してください）。
！警告

24



両面太陽電池モジュールの場合、短絡電流は特定の設置条件にも依存しますが、太陽電池モジ
ュールの設置高さや設置面の反射率により変わり、システム設計エンジニアはモジュール裏

面の放射照度の電流への寄与を考慮し、関連の直列接続設計ルールとシステムシミュレーションの結果に基づき、別途の短絡電流補正係数を検討する必要があります。
太陽電池モジュールの最大定格ヒューズ電流、両面モジュールにより、別途の短絡電流補正係

並列接続数及び地域の電気工事規定を考慮し、太陽電池モジュールの直列・並列の接続には、過電流保護のために適切なヒューズや逆流防止ダイオードが必要です。


システムの電気設計と計算は、資格を持つ電気

直列接続後、並列接続技術者により決定します。
6.2 電気接続システムの正常な動作を確保するために、モジュールや負荷（インバータ、バッテリーなど）を接続する際、ケーブルが正しい極性で接続されダイオードていることを確認してください。正しく接続しな

過電流プロテクター

コネクタ

図 11 電気的接続のイメージ図

いと、バイパスダイオードが破損する恐れがあります。図 11 は、モジュールの直列・並列接続を示！警告

します。太陽電池モジュールは直列に接続するこ

アレイとアレイを逆極性で接続すると、製品にとで電圧を上げることができます。直列接続は、修復不能な損傷を与える恐れがあります。並列あるモジュールの正極端子から次のモジュールの接続を行う前に、必ずアレイそれぞれの電圧

負極端子に配線を接続することです。太陽電池モと極性を確認してください。測定によりアレ

ジュールは並列に接続することで電流を増やすこ

イ間の極性が逆であったり、10V 以上の電圧とができます。並列接続は、あるモジュールの正差があったりすることが判明した場合、接続極端子から次のモジュールの正極端子に配線を接の前にその構造を確認してください。

続することです。正しく接続しないと、バイパス
ダイオードが破損する恐れがあります。
25



直列・並列に接続するモジュールの数は、システム構成に応じ合理的に設計する必要があります。疑問があれば製造メーカーにご連絡くだ

外す場合、太陽電池モジュールが動作状態でなさい。

いことを確保し、専門のロック解除ツールを使 逆電流ヒューズ、または過電流保護装置によい、安全対策を行い、無理な引っ張ること、ロり、太陽電池モジュールを保護してください。各直列回路毎にこれらの保護措置を講じ

ック構造を外すことは禁止されています。
てください。

太陽電池モジュールのジャンクションボック
スには、太陽電池モジュールのセルストリング

 電気性能の異なる太陽電池モジュールを 1に並列に接続されるバイパスダイオードが搭

つのストリングで接続してはいけません。

載されています。ジャンクションボックス内の

バイパスダイオードは、遮光や影による太陽電

太陽エネルギー用の特別なケーブルとコネク

池モジュールの劣化を防ぎますので、関連製品

タをシステムに使い、すべての接続を安全で堅仕様書に記載されているジャンクションボッ

固であることを確保します。ケーブルは 4mm2

クスのダイオードの仕様を参照してください。

(12 AWG)で、太陽電池システムの最大開放電圧に耐えられるものでなければなりません。


ケーブルをブラケットに固定する際、ケーブル
や太陽電池モジュールに機械的な損傷を与えないようにし、ケーブルに負荷がかからないよ
うにしてください。ケーブルは適切な手段で固定し、耐紫外線の専用ケーブルタイやケーブル
クリップでブラケットに固定しなければなりません。ケーブルの直射日光や浸水は避けます。



コネクタは乾燥と清潔に保ち、接続前にコネク
タのナットがきつく締め付けられていることを確認してください。濡れ、汚れなどの状態で、



26



遮光や影により太陽電池モジュールが局所的にホットスポット化した場合、ジャンクション
ボックスダイオード内のダイオードが動作し、ホットスポット化したセルに流れる太陽電池
モジュール電流を停止させ、それにより太陽電池モジュールの熱と性能低下を抑制することができます。ダイオードの故障が疑われる場合、または故障を発見した場合、自分でジャンクションボックスダイオードのカバーを開けずに、
アストロエナジーに連絡してください。

6.3 接地コネクタを接続しないでください。直射日光おモジュールには陽極酸化処理が施された耐食

よび浸水を避けてください。コネクタを地面やアルミフレームを剛性支持体として使用していま屋根の上に配置しないようにしてください。

す。

太陽電池モジュールが通電している時、コネクさせるため、必ずモジュールのフレームを接地しタの抜き差しをしないでください。コネクタをてください。アース端子取付の際にはフレーム表

落雷による被害や感電を避け安全性を向上

面のアルミ酸化膜を貫通させ、接地端子をフレー

ボルトに通し、ロックします。締め付けトルク

ムのアルミ酸化被膜を貫通させ、接地端子を母材

は 4～5.5N・m とします。

に接触させるようにしてください。
具体的な接地方法は、次の図 12 の通りです。

！警告

太陽電池モジュールのフレームに追加で接地穴をあけることは禁止されています。



接地マークが付いたフレームの穴は、接地のみに使用されます。太陽電池モジュールの固定にステンレス製 M5 ボルト使用されてはいけません。

ステンレス製 M5 ナット
ステンレス製 M5 スプリングワッシャー
ステンレス製 M5 菊座ワッシャー

6. メンテナンス

ステンレス製 M5 平ワッシャー
銅ケーブル

お客様はユーザーとして特に品質保証期間にステンレス製 M5 カップワッシャー

ステンレス製 M5 ボルト

図 12 銅ケーブルによるアルミフレームの接地

モジュールフレームは必ず接地する必要があ
り、接地設計は地元、国家、地域、または国際

おいて、定期的な検査と保守を行うことが必要です。問題を早期に発見・除去し、太陽電池システ
ムの安全かつ効率的な運用を確保するためでもあります。

的な規定、法律、および基準の要件を満たす必要があります。


M5 ナット 1 個、M5 サークリップ 2 個、M5 フ
ラットワッシャー1 個、M5 スプリングワッシ
ャー1 個、M5 ボルト 1 個、銅線を使い、5.5mm
接地穴を経由し陽極酸化処理されたフレームを接地します。ナット、ボルト、ワッシャーは
すべて M5 でステンレス製のものとします。



リングワッシャーにボルトを通し、銅線をボルトに巻き付けます（銅線がアルミフレームに直接に接触しないように注意してください）。



ボルトをスナップリングに通し、アルミフレー
ムを貫通させます。

27

反対側には、スプリングワッシャーとナットを

7.1 定期的な点検
太陽電池モジュールは、ガラス破損、ケーブ
ル破損、ジャンクションボックス破損、セル破損、バックパネル破損など、太陽電池モジュールの機能・安全性の不具合の原因となる不良がないのか、
定期的に点検を行ってください。これらの問題が発生した場合、同じタイプの太陽電池モジュールで交換するよう、至急ご購入先に通知してください。
6 ヶ月ごとに予防点検を行い、太陽電池モジ
ュールの部品を勝手に交換しないことをお勧めします。電気的、機械的な点検やメンテナンスが必要な場合、感電や人身事故を避けるために、資格を持つ技術者が行うことをお勧めします。

陽電池モジュールの表面を掃除してください。

太陽電池モジュールに雪、鳥の糞、種、花粉、清掃とメンテナンスに関するより詳しいガイ

葉、枝、埃、汚れなどがないように定期的なメンダンスについては、『太陽電池モジュール清掃マ

テナンスが必要です。

ニュアル』をご参照ください。

7.2 太陽電池モジュールの清掃
正泰新能が推奨する PV モジュールの取付傾
角は 10°以上になります。これにより、雨の時にPV モジュールの表面の埃が雨水によって流されやすくなり、清掃の回数を減らすことができ、同時に PV モジュールの表面に溜まった水が流れや
すくなります。太陽電池モジュールの表面に汚れが大量に蓄積し、発電量に重大な影響を及ぼして改版・日付いる場合、日中の涼しい時間帯に洗剤なしで水と・Rev.1.0、2022 年 9 月発行

柔らかいスポンジやブラシで太陽電池モジュール

・Rev.1.1、2023 年 1 月発行

アレイを洗い流してください。乾燥した状態でホ・Rev.1.2、2023 年 6 月発行

コリをかき出したり、拭き取ったりすると、小さ・Rev.1.3、2023 年 12 月に発行な傷がついてしまうので、ご注意ください。雪が・Rev1.4、2024 年 7 月発行

積もっている場合は、毛先の柔らかいブラシで太Astronergy / Chint Group
Chint Solar Japan 株式会社
郵便番号：100-0005
住所：東京都千代田区丸の内 2－6－1
丸の内パークビル８階
ホームページ：www.astronergy.com
28