［異常時通報連絡の公表文（様式１−１）］
雑固体焼却設備排気筒じんあいモニタの異常について
24.２.29
原子力安全対策推進監(内線 2352)［異常の区分］国への法律に基づく報告対象事象
県の公表区分
外部への放射能の放出・漏えい
発生日時
異常の概要

発生場所
種類

有・
無
[評価レベル − ]Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ有・
無
[漏えい量 − ]２４年２月２９日１時６分
１号・２号・３号・共用設備
管理区域内 ・ 管理区域外
・設備の故障、異常・地震、人身事故、その他［異常の内容］
２月29日(水)２時05分、四国電力(株)から、別紙のとおり、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
１ 停止中の雑固体焼却設備において、２月29日(水)１時06分頃、焼却炉排気筒じんあいモニタの不調を示す信号が発生した。
２ 現在、詳細を調査中である。
［復旧状況等］
２月29日(水)11時25分、四国電力（株）から、復旧状況等について、次のとおり連絡がありました。
１ 調査した結果、当該モニタ検出部のじんあい捕集用ろ紙がずれたため、ろ紙切れ検出センサーが動作し、現地盤に「ろ紙切れ」警報が発信したことが判明した。
２ そのため、当該ろ紙を取り替えて、正常に動作することを確認し、２月29日(水)11時10分通常状態に復旧した。
３ 今後、詳細を調査する。
４ なお、警報発信時、雑固体焼却設備は停止中であり排気筒からの放射性ガス放出はなく、また、野外モニタの指示値に異常がなかったことから、環境への影響はない。
県としては、原子力センターの職員を伊方発電所に派遣し、復旧状況等を確認しました。
（伊方発電所及び周辺の状況）

１号機
原子炉の運転状況
２号機
３号機
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況
周辺環境放射線の状況

運転中（出力運転中（出力運転中（出力通常値
通常値［事象発生時の状況］％） ・停止中％） ・停止中％） ・停止中
・異常値
・異常値

（参考）
１国への法律に基づく報告対象事象
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づき、国（経済産業省原子力安全・保安院等）に対し、一定レベル以上の事故・故障等を報告することが義務付けられている。
国への法律に基づく報告対象事象に該当すれば、国際原子力機関が定めた評価尺度に基づき、７から評価対象外までの９段階の評価レベルが示されるので、異常の程度を判断する目安となる。評価対象外以下のものについては、安全に関係しない事象とされている。

２

県の公表区分

区分
Ａ

内

容○安全協定書第11条第２項第１号から第10号までに掲げる事態（放射能の放出、原子炉の停止、出力抑制を伴う事故・故障、国への報告対象事象等）○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態（大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生等）○その他特に重要と認められる事態
Ｂ○管理区域内の設備の異常○発電所の運転・管理に関する重要な計器の機能低下、指示値の有意な変化○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき○その他重要と認められる事態

Ｃ３○区分Ａ，Ｂ以外の事項
管理区域内・管理区域外
その場所に立ち入る人の被ばく管理等を適切に実施するため、一定レベル（３月間に１．３ミリシーベルト）を超える被ばくの可能性がある区域を法律で管理区域として定めている。原子炉格納容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、放射能を含む一次冷却水の流れている系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。
異常発生の場所が管理区域の内か外かによって、異常の程度を判断する目安となる。

伊方発電所 基本系統図＜管理区域内＞○燃料取替用水タンク
通常運転中は、非常用炉心冷却設備等の水源として待機し、定期検査時には燃料取替時の水張りに使用する。

［凡例］：原子炉で発生した熱を蒸気発生器に伝える設備（１次冷却設備）[放射性物質を含む]○蒸気発生器
原子炉で温められた高温の水を利用して別の水（２次冷却水）を蒸気に変える。

原子炉格納容器
格納容器スプレイ：緊急時に原子炉等を冷やす設備（非常用炉心冷却設備等）[放射性物質を含む]：１次冷却水の水質・水量を調整する設備（化学体積制御設備）[放射性物質を含む]：蒸気発生器でできた蒸気でタービンをまわし発電する設備（２次冷却設備）[放射性物質を含まない]

緊急時に原子炉格納容器内に注水し、内部を冷却･減圧する。

格納容器ｽﾌﾟﾚｲ冷却器：管理区域（高 圧 タ ービ ン へ ）原子炉格納容器、使用済燃料等の貯蔵、放射性廃棄物の廃棄等の場所であって、その場所の放射線が一定レベル(３月間に1.3ミリシーベルト)を超える恐れのある場所[実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１条第２項第４号に規定]○原子炉容器
ウラン燃料を核分裂させて、その時に出る熱で水（１次冷却水）を高温にする。

格納容器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時に原子炉に高圧で注水し、燃料を冷却する。

○湿分分離加熱器
高圧タービンを出た蒸気を加熱し、蒸気中の水滴を除去する。

高圧注入ﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時に原子炉に低圧大容量で注水し、燃料を冷却する。また、原子炉停止時の冷却にも使用する。

低圧
タービン

余熱除去冷却器

循環水ポンプ
発電機

余熱除去ﾎﾟﾝﾌﾟ

取水口

Ｍ

高圧タービン○脱塩塔
１次冷却水に溶け込んだイオン状の不純分を除去する。
○体積制御タンク
１次冷却設備への注水量を調整する。

放水口
復水ポンプ

充てんポンプ○復水器
タービンをまわした蒸気を海水で冷やして水に戻す。

２次冷却水を加熱し、熱効率を向上させる。

高圧
給水加熱器

主給水ポンプ

低圧
給水加熱器

○脱気器
２次冷却水中に溶け込んだ空気を除去する。

雑固体焼却設備
焼却炉
使用済燃料

Ｒ

発生場所
排ｶﾞｽ
ﾌｨﾙﾀ ﾌﾞﾛｱ 排気塔

使用済燃料ピット

管理区域内で使用した清掃用の紙や布等を焼却し、体積を減らす。

伊方発電所 雑固体焼却設備排気筒モニタ系統概要図

じんあいモニタ
検出部

ろ紙切れ
検知センサ

じんあいモニタ検出器

排気側

検出器

吸気側
排ガスブロア
排気筒

焼却炉

ろ紙

排ガス
フィルタ

セラミック
フィルタ

上方向にずれじんあいモニタ
じんあいモニタ
検出部

ドラム缶

当該箇所除湿器

ガス
モニタ

ろ紙

ろ紙切れ検知センサ

ろ紙検知位置真空ポンプ
添付資料【ろ紙ずれ時】

焼却炉設備制御盤

Ｒ−Ｚ５０１（代表警報）

焼却炉排気筒じんあいモニタ

じんあいモニタ指示計（サンプラ故障）（現地盤警報）焼却炉排気筒じんあいモニタ（検出部）

ろ紙巻取り状況（上側にろ紙ずれ確認）

ろ紙切れ検知センサー（上側にろ紙がずれることによりろ紙切れ検知センサーより外れた）用語の解説○雑固体焼却設備
荷揚岸壁付近に設置している付属設備で、管理区域内の作業で発生した紙ウエス、布切れ等の可燃性の低レベル放射性廃棄物を焼却する設備。焼却した灰は、セメントなどで固めて 200L ドラム缶に密閉する。

○じんあいモニタ
空気中の放射能量を測定する装置。排気筒内の空気をポンプで吸引して、集塵装置でじんあいを捕集したろ紙を放射線の測定器（NaI シンチレーション検出器）で常時測定している。

周 辺 環 境 放 射 線 調 査 結 果（県環境放射線テレメータ装置により確認）
平成24年２月29日(水)
測定値 （シンチレーション検出器）
測定局
時刻0:50
1:00
1:10
1:20
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ(九町越) ２２２１２０２０九町ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２９２８２７２７
愛 湊浦ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
１９１８１８１８媛 伊方越 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２２２１２２２１
県 川永田 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２８２６２６２６
豊之浦 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２０１９１７１６加周ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
３１３１３０２９大成ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２４２４２４２３
四 ﾓﾆﾀﾘﾝグｽﾃｰｼｮﾝ
１９１８１８１８
国 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.1
１９１９１８１７
電 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.2
１８１８１７１６
力 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.3
１６１５１６１４㈱ ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.4１７１７１６１６※降雨の状況：有・無伊方発電所の排気筒モニタ等にも異常なかった。

（単位：ﾅﾉグﾚｲ／時）
平常の変動幅の最大値
1:30 降雨時 降雨時以外
２０４６１９２７４８２５１７３７１６２０４６２２２６５１２７１７４３１４２９５４３０２３３６２２１７４１１７１７４４１６１６４５１６１４４６１５１５４４１６（参考）１ 環境放射線の測定値は、降雨等の気象要因や自然条件の変化等により変動するので、原子力安全委員会の環境放射線モニタリング指針に基づき、測定値を「平常の変動幅」と比較して評価しています。
「 平 常 の 変 動 幅 」 は 、 過 去 ２ 年 間 （ 平 成 18、 19年 度 ） の 測 定 値 を 統 計 処 理 し た 幅（平均値±標準偏差の３倍）としており、一般に、測定値が「平常の変動幅」の最大値以下であれば、問題のない測定値と判断されます。
２ 環 境 放 射 線 は 線 量 (グﾚｲ)で 表 さ れ ま す が 、 一 般 的 に 、 こ れ に 0.8を 乗 じ て 、 人 の 被ば く の 程 度 を 表 す 線 量 (ｼ-ベﾙﾄ)に 換 算 し て い ま す 。
例 え ば 、 線 量 率 約 20ﾅﾉグﾚｲ／ 時 の 地 点 で は 、 １ 年 間 に 約 0.14ﾐﾘｼ-ベﾙﾄ（ ミ リ は ナ ノの 100万 倍 を 表 す ） の 自 然 放 射 線 を 受 け る こ と と な り ま す が 、 こ れ は 、 胃 の Ｘ 線 検 診を１回受けた場合の４分の１程度の量です。