Ｃ００５２４３９Ａ「LAN インタフェースカード」を使用した
株式会社エム・システム技研社様製
電力マルチトランスデューサの情報取得
設定手順書

2020 年 9 月

山洋電気株式会社
パワーシステム事業部 設計部

目次

1はじめに ................................................................................................................................................ 22対象装置 ................................................................................................................................................ 33前提条件 ................................................................................................................................................ 34監視内容 ................................................................................................................................................ 45LAN カードの設定................................................................................................................................ 55.1

Modbus 基本設定 .......................................................................................................................... 55.2

Modbus RTU スレーブ装置の情報登録 ....................................................................................... 65.3

計測値逸脱監視の設定................................................................................................................... 96

LAN カードの表示ツールを使用した遠隔監視.................................................................................. 107

SCADA を使用した遠隔監視.............................................................................................................. 11

登録商標の記載について
電力マルチトランスデューサ L53U は、株式会社エム・システム技研の登録商標または商標です。

1

1はじめに本資料では、株式会社エム・システム技研社様製電力マルチトランスデューサ L53U の情報を、LAN インタフェースカード（以下、LAN カード）が収集し、当社製 UPS の情報と合わせて、遠隔監視を行うための設定方法について記載します。
これにより、生産設備 1 台ごとの電源状況を監視できます。

【本資料にて想定する環境】
当社製 UPS
生産設備１
LAN インタフェースカード（Modbus RTU マスタ）

CT
生産設備２

RS-485 ケーブル
LAN
L53U
（Modbus RTU スレーブ）

管理用 PC

なお本資料は、LAN インタフェースカードが L53U の情報を取得する際の設定例です。
電線の結線方法などの詳細は、L53U の取扱説明書をご覧ください。

2

2

対象装置
本資料の作成にあたり、動作を確認した装置を以下に示します。実際に設定を行われる際は、使用される装置のバージョンにより、表示内容や動作に差異が認められる場合があります。
LAN インタフェースカード（Modbus RTU 対応品）
型番：PRLANIF023A、PRLANIF024A
ファームウェア情報

ROM：P0014903B

WEB：P0014904B

Viewer ：P0014905B


電力マルチトランスデューサ
株式会社エム・システム技研社様製
品名：L53U-1111-AD4/A

3

前提条件
LAN カードの終端抵抗の設定（ディップスイッチ）が済んでいること。

LAN カードと L53U と RS-485 ケーブルの接続が済んでいること。

LAN カードは当社製 UPS に搭載され、IP アドレスなどのネットワーク設定が済んでいること

監視用 PC にて、LAN カードの Web 管理ツールを起動できること

3

4

監視内容
本資料では、L53U から情報を取得する設定方法を記載します。
各情報の詳細は、L53U の取扱説明書をご覧ください。

～L53U の Modbus 測定値の参考情報～

出典：電力マルチユニット 53・UNIT シリーズ 取扱説明書（操作用）（文書番号：NM-1958-B 改 7）4

5LAN カードの設定
5.1

Modbus 基本設定

LAN カードを、Modbus RTU マスタとして動作するよう設定します。
(１) 「WebToolStarter」※などを使い、LAN カードの Web 管理ツールを起動します
Web 管理ツールを起動し、ログイン後、「基本設定」＞「計測値管理」＞「Modbus 基本設定」とボタンを押下し、画面遷移します。
(２) Modbus RTU マスタとして動作するように設定します
クリックしてチェックを付けます

クリックして選択します

L53U の設定と合わせます（本図の設定は、L53U のデフォルト値です）

L53U からのデータ取得間隔を設定します（設定範囲：1～600 秒）

最後にクリックして変更を適用します※ 「WebToolStarter」は、LAN カードの Web 管理ツールを起動するためのツールです。
当社ホームページにて無償提供しています。
（ダウンロードにはユーザ登録が必要です）
https://products.sanyodenki.com/ja/sanups/software/sanups_web_tool_starter/

5

5.2

Modbus RTU スレーブ装置の情報登録(１) Modbus RTU スレーブ装置の情報を登録します「Modbus 基本設定」画面の「適用」ボタンを押下すると、画面左下の「Modbus スレーブ設定」
ボタンが有効になります。
「Modbus スレーブ設定」ボタンを押下し、「Modbus スレーブ設定」画面に遷移します。

クリックします(２) Modbus RTU スレーブ装置の情報を登録します

クリックします6入力電圧の設定例

L53U のスレーブ IDを設定しますModbus 測定値の名称、タイプ、単位、有効範囲など指定します

L53U の Modbus 測
定値のアドレスを指定します
最後にクリックして登録します

登録した情報が表示されます。

登録直後は、計測値が取得できていないため、以下のように取得状態：不明と表示されます
しばらく経つと、計測値が表示されます

表示内容が切り替わります

7有効電力の設定例（入力電圧の情報を基に、複製登録します）

複製元の情報をクリックします

クリックしますModbus 測定値の名称、タイプ、単位、有効範囲など指定します

L53U の Modbus 測
定値のアドレスを指定します
最後にクリックして登録します

8

5.3

計測値逸脱監視の設定

Modbus RTU スレーブ装置の計測値にしきい値を設定して、逸脱監視できます。
(１) 計測値管理情報設定画面を開きます「Modbus スレーブ設定」画面の「戻る」ボタン押下後、「Modbus 基本設定」画面の「戻る」ボタン押下し、「計測値管理情報設定」画面に遷移します。
(２) Modbus RTU スレーブ装置の計測値にしきい値を設定して、逸脱監視します。

クリックしてチェックを付けます

逸脱監視する際の、範囲を設定します

9

リストから計測値を選択します6

LAN カードの表示ツールを使用した遠隔監視
Modbus RTU スレーブ装置の情報を、表示ツールで監視できます。
(１) 「WebToolStarter」などを使い、LAN カードの Web 表示ツールを起動します
Web 表示ツールを起動し、ログイン後、「Modbus 計測情報」のボタンを押下し、画面遷移します。

有効電力の行をクリックすると、逸脱監視の設定値が確認できます

10

7

SCADA を使用した遠隔監視
Modbus TCP スレーブ機能を有効にすると、SCADA などの Modbus TCP マスタから UPS 情報および ModbusRTU スレーブ装置の情報を監視できます。
(１) 「WebToolStarter」などを使い、LAN カードの Web 管理ツールを起動します
Web 管理ツールを起動し、ログイン後、「基本設定」＞「計測値管理」＞「Modbus 基本設定」とボタンを押下し、画面遷移します。
(２) Modbus TCP スレーブとして動作するように設定します
クリックしてチェックを付けます
クリックして選択します

最後にクリックして変更を適用します(３) SCADA などの Modbus TCP マスタから監視します
監視する各情報の詳細は、「LAN インタフェースカード Modbus 通信仕様書」（文書番号：
C0050932A 以下、通信仕様書と記載）をご覧ください。
また、UPS 状態情報および UPS 計測値情報は、UPS の機種により対応状況が異なります。通信仕様書の別表 1 および別表 2 をご覧いただき、対応状況を確認してください。
Modbus RTU スレーブ監視情報の抜粋を次ページに示します。

11

~通信仕様書の抜粋~

以上
12