Ｃ００５２７２９Ａ「LAN インタフェースカード」を使用した
東洋計器株式会社様製 TMW マルチパワーメータの情報取得設定手順書

2020 年 11 月

山洋電気株式会社
パワーシステム事業部

設計部

目

次1

はじめに ................................................................................................................................................ 22対象装置 ................................................................................................................................................ 33前提条件 ................................................................................................................................................ 34監視内容 ................................................................................................................................................ 45LAN カードの設定................................................................................................................................ 55.1

Modbus 基本設定 .......................................................................................................................... 65.2

Modbus RTU スレーブ装置の情報登録 ....................................................................................... 75.3

計測値逸脱監視の設定................................................................................................................. 116

LAN カードの表示ツールを使用した遠隔監視.................................................................................. 12

7SCADA を使用した遠隔監視.............................................................................................................. 13

登録商標の記載について
TMW マルチパワーメータは、東洋計器株式会社の登録商標または商標です。

1

1

はじめに
本資料では、東洋計器株式会社様製 TMW マルチパワーメータ（以下、TMW）の情報を、LANインタフェースカード（以下、LAN カード）が Modbus RTU 通信によって収集し、当社製 UPS の情報と合わせて、遠隔監視を行うための設定方法について記載します。

【本資料にて想定する環境】
当社製 UPSCT

電源

生産設備など補助電源

LAN インタフェースカード（Modbus RTU マスタ）

Modbus RTU 通信
RS-485 通信ケーブル
LAN

TMW マルチパワーメータ（Modbus RTU スレーブ）
管理用 PC

なお本資料は、LAN インタフェースカードが TMW マルチパワーメータの情報を取得する際の設定例です。結線方法などの詳細は、TMW マルチパワーメータの取扱説明書をご覧ください。

2

2

対象装置
本資料の作成にあたり、動作を確認した装置を以下に示します。実際に設定を行われる際は、使用される装置のバージョンにより、表示内容や動作に差異が認められる場合があります。
⚫

LAN インタフェースカード（Modbus RTU 対応品）
型番：PRLANIF023A、PRLANIF024A
ファームウェア情報

ROM：P0014903B

WEB：P0014904B

Viewer ：P0014905B⚫

マルチパワーメータ
東洋計器株式会社様製
品名：TMW-31-2-51

3

前提条件
⚫

LAN カードと TMW 間の RS-485 ケーブルの接続が済んでいること。

⚫

LAN カードの終端抵抗の設定（ディップスイッチ）が済んでいること。

⚫

TMW の終端抵抗の設定が済んでいること。

⚫

LAN カードは当社製 UPS に搭載され、IP アドレスなどのネットワーク設定が済んでいること⚫

監視用 PC にて、LAN カードの Web 管理ツールを起動できること

3

4

監視内容
以下に、TMW から取得できる代表的な計測値を示します。
各情報の詳細は、TMW の取扱説明書 デジタル伝送編（文書番号：TH-0215）をご覧ください。
なお各測定データと正規化データの対応は、110 [V]、5 [A]定格の場合です。
アドレスバイト（HEX）

数

Vrs（RS 相電圧）0000

20～150 [V]

0～2000Ir（R 相電流）000C

20～6 [A]0～2000

有効電力

00122-1200～0～1200 [W]

0～2000

無効電力0014

2LEAD 1200～LAG 1200 [var]0～2000※1力率0016

2

LEAD 50～100～LAG 50 [%]0～2000※1

周波数0018245～65 [Hz]0～2000

デマンド電力001A20～1200 [W]

0～2000

受電電力量

0032

40～999999 [単位は乗率による]R 相電流歪率009A

20～100 [%]0～2000RS 相電圧歪率00A020～100 [%]0～2000

レジスタ名

正規化

測定データ

データ

4 バイト
HEX データ

備考※2（出典：デジタルマルチパワーメータ TMW 型 取扱説明書 デジタル伝送編（文書番号：TH-0215））※1 「5 制約事項」をご覧ください。
※2 受電電力量の正規化データは、TMW の設定により形式を変更できます。

5制約事項
TMW の情報を取得する際の制約事項を記載します。
① LAN カードの「計測値の変換」機能は線形変換のため、「無効電力」および「力率」レジスタから取得した正規化データ（0～2000）を、測定データに変換することはできません。
LAN カードでは計測値の変換を行わず、他の装置などで変換してください。

4

6

TMW の設定
6.1

Modbus 基本設定

TMW を、LAN カードと Modbus RTU 通信を行えるように設定します。
TMW のデジタル出力設定について以下に示します。
＜デジタル出力設定＞
設定名
伝送モード

工場出荷時の設定
ASCII

変更後の設定備考

RTU
38400 でも可。
4800 または 9600

ボーレート

9600

19200の場合、通信異常が発生する場合があります。

パリティ無しアドレス

01

Wh データ形式

4Byte BCD

乗率設定

1kWh

LRC タイプ

TYPE1

環境に合わせて設定してください
環境に合わせて設定してください
4Byte HEX
環境に合わせて設定してください（変更不要）

5

7

LAN カードの設定
7.1

Modbus 基本設定LAN カードを、Modbus RTU マスタとして動作するよう設定します。
(１) 「WebToolStarter」※などを使い、LAN カードの Web 管理ツールを起動します
Web 管理ツールを起動し、ログイン後、「基本設定」＞「計測値管理」＞「Modbus 基本設定」とボタンを押下し、画面遷移します。
(２) Modbus RTU マスタとして動作するように設定します
クリックしてチェックを付けます

クリックして選択します

TMW の設定と合わせます
ストップビットは、パリティ有り時は 1、パリティ無し時は 2 となります。

TMW からのデータ取得間隔を設定します（設定範囲：1～600 秒）

最後にクリックして変更を適用します※ 「WebToolStarter」は、LAN カードの Web 管理ツールを起動するためのツールです。
当社ホームページにて無償提供しています。
（ダウンロードにはユーザ登録が必要です）
https://products.sanyodenki.com/ja/sanups/software/sanups_web_tool_starter/

6

7.2

Modbus RTU スレーブ装置の情報登録(１) Modbus RTU スレーブ装置の情報を登録します「Modbus 基本設定」画面の「適用」ボタンを押下すると、画面左下の「Modbus スレーブ設定」ボタンが有効になります。
「Modbus スレーブ設定」ボタンを押下し、「Modbus スレーブ設定」画面に遷移します。

クリックします(２) Modbus RTU スレーブ装置の情報を登録します

クリックします7

Vrs（RS 相電圧）の設定例（LAN カードが計測値を変換する場合）
Modbus 測定値の名称、タイプ、倍率、小数点以下の桁数、単位を設定します

TMW のスレーブ ID を設定します

TMW の Modbus 測定値をLAN カード内部に保存する
場合は、する を選択します
保存した収集データは、FTP でダウンロードできます

TMW の Modbus 測定値のアドレス＋1 を指定します

計測値の変換：する を選択し、入力範囲と出力範囲を設定します

最後にクリックして登録します

Vrs（RS 相電圧）の設定例（LAN カードが計測値を変換しない場合）

計測値の変換：しない を選択し、有効範囲を設定します8登録した情報が表示されます。

登録直後は計測値が取得できていないため、以下のように取得状態：不明と表示されます
しばらく経つと、計測値が表示されます

表示内容が切り替わります

受電電力量の設定例（Vrs（RS 相電圧）の情報を基に、複製登録します）

複製元の情報をクリックします

クリックします9

Modbus 測定値の名称、タイプ、倍率、小数点以下の桁数、単位を設定します

TMW の Modbus 測定値のアドレス＋1 を指定します

受電電力量は変換不要なので、計測値の変換：しない を選択し、有効範囲を設定します10

最後にクリックして登録します7.3

計測値逸脱監視の設定

Modbus RTU スレーブ装置の計測値にしきい値を設定して、逸脱監視ができます。
(１) 計測値管理情報設定画面を開きます「Modbus スレーブ設定」画面の「戻る」ボタン押下後、「Modbus 基本設定」画面の「戻る」ボタン押下し、「計測値管理情報設定」画面に遷移します。
(２) Modbus RTU スレーブ装置の計測値にしきい値を指定し、逸脱監視を設定します。

クリックしてチェックを付けます

リストから計測値を選択します

逸脱監視する際の範囲を設定します

逸脱監視を設定した計測値は、計測値の逸脱が発生した場合にメールなどによる通知を行うことができます。設定方法は、LAN カードのユーザガイド（文書番号：M0012424）をご覧ください。

11

8

LAN カードの表示ツールを使用した遠隔監視
Modbus RTU スレーブ装置の情報を、表示ツールで監視できます。
(１) 「WebToolStarter」などを使い、LAN カードの Web 表示ツールを起動します
Web 表示ツールを起動し、ログイン後、「Modbus 計測情報」のボタンを押下し、画面遷移します。

各計測値の行をクリックすると、逸脱監視の設定値が確認できます

12

9

SCADA を使用した遠隔監視
Modbus TCP スレーブ機能を有効にすると、SCADA などの Modbus TCP マスタから UPS 情報および ModbusRTU スレーブ装置の情報を監視できます。
(１) 「WebToolStarter」などを使い、LAN カードの Web 管理ツールを起動します
Web 管理ツールを起動し、ログイン後、「基本設定」＞「計測値管理」＞「Modbus 基本設定」とボタンを押下し、画面遷移します。
(２) Modbus TCP スレーブとして動作するように設定します
クリックしてチェックを付けます
クリックして選択します

最後にクリックして変更を適用します(３) SCADA などの Modbus TCP マスタから監視します
監視する各情報の詳細は、「LAN インタフェースカード Modbus データ定義書」（文書番号：
C0050932B 以下、データ定義書と記載）をご覧ください。
また、UPS 状態情報および UPS 計測値情報は、UPS の機種により対応状況が異なります。データ定義書の別表 1 および別表 2 をご覧いただき、対応状況を確認してください。
Modbus RTU スレーブ監視情報の抜粋を次ページに示します。

13

~データ定義書の抜粋~

以上14