表紙 12.6.1 13:59 ページ 1

天

表4

本社
東 京 本 社
東北第１営業所
東北第２営業所
福島営業所
新潟営業所
長野営業所
群馬営業所
栃木営業所
茨城営業所
埼玉営業所
千葉営業所
東京営業所
山梨営業所
横浜営業所
静岡営業所
名古屋営業所
北陸営業所
京都営業所
大阪営業所
神戸営業所

福岡市博多区堅粕5-8-18（ヒノデビルディング）……（092）476-0777
東京都港区赤坂3-10-6（ヒノデビル）………………（03）3585-0418
盛岡市盛岡駅西通2-9-1（マリオス）…………………（019）621-5128
仙台市青葉区本町2-15-1（日本地所仙台ビル・ルナール仙台）（022）264-1194
郡山市緑町8-7（郡山共栄火災ビル）……………（024）935-1780
新潟市中央区米山1-24（新潟駅南センタービル）…（025）244-8855
長野市西後町1597-1（長野朝日八十二ビル）………（026）234-8200
前橋市表町2-9（明治安田生命前橋表町ビル）……（027）220-5011
宇都宮市中河原町3-19（宇都宮セントラルビル）……（028）638-5550
水戸市城南2-1-20（南ウイング水戸ビル）…………（029）233-2281
川越市脇田町27-9（栗原ビル）………………………（049）225-9001
千葉市美浜区中瀬2-6（WBGマリブイースト）………（043）297-8901
東京都港区赤坂3-10-6（ヒノデビル）………………（03）3585-2151
南アルプス市下今諏訪1479…………………………（055）278-2358
横浜市中区住吉町6-68-1（横浜関内地所ビル）……（045）662-3377
静岡市葵区御幸町6（静岡セントラルビル）…………（054）253-6600
名古屋市中区錦1-3-18（エターナル北山ビル）………（052）231-1345
金沢市上堤町2-37（金沢三栄ビル）…………………（076）223-7521
京都市中京区壬生賀陽御所町3-1（京都幸ビル）…（075）801-2500
大阪市北区中之島3-3-3（中之島三井ビルディング）…（06）6446-2687
神戸市中央区浜辺通2-1-30（三宮国際ビル）………（078）242-6943

岡山営業所
広島営業所
四国営業所
山口営業所
北九州営業所
九州営業所
長崎営業所
熊本営業所
宮崎営業所
鹿児島営業所
Ｒ＆Ｄ総合センター
栃木物流センター
埼玉物流センター
滋賀物流センター
岡山物流センター
佐賀物流センター
栃 木 工 場埼 玉 工 場
福 岡 工 場佐 賀 工 場

岡山市北区柳町1-1-1（住友生命ビル）……………（086）227-0411
広島市中区中町7-41（三栄ビル）……………………（082）248-0411
松山市千舟町4-5-4（松山千舟454ビル）……………（089）921-0951
周南市本町1-3（大同生命徳山ビル）…………………（0834）21-3060
北九州市小倉北区砂津1-5-34（小倉栄泉ビル）……（093）551-6151
福岡市博多区堅粕5-8-18（ヒノデビルディング）……（092）476-0555
長崎市西坂町2-3（長崎駅前第一生命ビル）…………（095）829-4016
熊本市花畑町12-28（日本生命熊本第２ビル）………（096）324-9800
宮崎市老松1-3-6……………………………………（0985）24-2655
鹿児島市金生町4-10（アーバンスクエア鹿児島ビル）…（099）225-8731
佐賀県三養基郡みやき町大字原古賀字岩崎…………（0942）94-5600
栃木県大田原市下石上1381-4………………………（0287）29-2622
埼玉県比企郡川島町大字吹塚732…………………（049）297-1225
滋賀県甲賀市土山町南土山字中川原乙430-14……（0748）66-0751
岡山県勝田郡奈義町柿502 -37東山工業団地……（0868）
36-6110佐賀県三養基郡みやき町大字原古賀字岩崎…………（0942）94-5155
栃木県大田原市下石上1381-4………………………（0287）29-2385
埼玉県比企郡川島町大字吹塚732…………………（049）297-1227
福岡県太宰府市大字北谷字岸田……………………（092）928-4510
佐賀県三養基郡みやき町大字原古賀字岩崎…………（0942）94-5121（記載された内容は2012年2月現在のものです。
）SJ01-1202-1500FH-11

地

表1

はじめに 12.6.1 13:59 ページ 1

はじめに 12.6.1 13:59 ページ 2

はじめに 12.6.1 13:59 ページ 3

はじめに 12.6.1 13:59 ページ 4

本文 12.6.1 14:00 ページ 1

本文 12.6.1 14:00 ページ 2

本文 12.6.1 14:00 ページ 3

本文 12.6.1 14:00 ページ 4

本文 12.6.1 14:00 ページ 5

本文 12.6.1 14:00 ページ 6

本文 12.6.1 14:00 ページ 7

本文 12.6.1 14:00 ページ 8

本文 12.6.1 14:00 ページ 9

本文 12.6.1 14:00 ページ 10

本文 12.6.1 14:00 ページ 11

本文 12.6.1 14:00 ページ 12

本文 12.6.1 14:00 ページ 13

本文 12.6.1 14:00 ページ 14

本文 12.6.1 14:00 ページ 15〔3-6〕インバート設置(流出管接合)(1) 吊り降ろし
流出側のインバートにロープをかけ吊り降ろします。
吊り下げた製品の下は、危険ですので立ち入らないでくだ
さい。
合成繊維製吊りロープを使用してください。金属製吊りロープは使用しないでください。製品にキズやカケができます。

(2) 滑剤塗布
流出管差口端及びゴムアダプタ内面に滑剤を塗ります。

(3) インバート設置
インバートを持ち上げながらゴムアダプタ内に流出管を差し込んだ後、底版の上に載せます。

ゴムアダプタと流出管との間に段差・隙間などが生じていないことを確認してください。段差が生じると下水が滞留する原因となります。隙間が生じた場合は、固定バンドを緩めて流出管を差し込みなおしてください。
底版の凸部とインバートの凹部が嵌合するように設置して下さい。方向を間違えて設置した場合、底版の凸部とインバートの凹部が嵌合せず、インバートが1cm程度浮き上がります。

〈φ150/φ200/φ150二方向流入〉〈φ250/φ200二方向流入〉

本文 12.6.1 14:00 ページ 16

本文 12.6.1 14:00 ページ 17

本文 12.6.1 14:00 ページ 18

本文 12.6.1 14:00 ページ 19

本文 12.6.1 14:00 ページ 20

本文 12.6.1 14:00 ページ 21

本文 12.6.1 14:00 ページ 22

本文 12.6.1 14:00 ページ 23

本文 12.6.1 14:00 ページ 24

本文 12.6.1 14:00 ページ 25

本文 12.6.1 14:00 ページ 26

本文 12.6.1 14:00 ページ 27

本文 12.6.1 14:00 ページ 28

本文 12.6.1 14:00 ページ 29

G.L.

本文 12.6.1 14:00 ページ 30

本文 12.6.1 14:00 ページ 31

本文 12.6.1 14:00 ページ 32

本文 12.6.1 14:00 ページ 33

本文 12.6.1 14:00 ページ 34

本文 12.6.1 14:00 ページ 35

本文 12.6.1 14:00 ページ 36

本文 12.6.1 14:00 ページ 37

本文 12.6.1 14:00 ページ 38【５】リブパイプ
管きょ勾配が30‰までのリブパイプ施工の場合は、レジンコンクリート管と同様に変換リングを使用して接続管の接合を行います。
リブパイプ用変換リングは、管きょ勾配が30‰までしか対応できません。管きょ勾配が30‰を超える場合は、VU -リブパイプ変換継手を使用してください。( P.42参照)(1) アダプタセットの取り付け
標準施工手順と同じ要領でアダプタセットを取り付けます。 (P.11~14参照)(2) リブパイプの確認
ゴム輪がリブパイプの端から数えて２番目と３番目のリブの間に装着されていることを確認します。
リブパイプには必ずゴム輪を装着してください。ゴム輪を装着しないで接合すると、漏水の原因となります。
変換リングへのリブパイプの接続は、リブパイプを下・上流側ともにオスメス嵌合のオス側とする必要があります。
そのためリブパイプのメス側は切断して「オス側」として使用してください。この場合ゴム輪が不足しますので、別途塩ビメーカーよりゴム輪をお取り寄せください。

３番目のリブ２番目のリブゴム輪(3) 接続管の接合
リブパイプ外周、ゴム輪及び変換リング内面に滑剤を塗ります。
リブパイプが変換リングに入りずらい時には、滑剤を多めに塗り、てこ棒等を用いて挿入してください。

〈変換リングがゴムアダプタに装着されていない場合〉
以下の要領で変換リングをゴムアダプタに取り付けます。

(1) ゴムアダプタ、変換リングの清掃
ゴムアダプタ内面及び変換リングの内外面をウエス等で清掃してください。砂、ゴミ等が付着していると、漏水の原因となります。

本文 12.6.1 14:00 ページ 39(2) 変換リングの装着
2-1) 変換リングの外周に全周突起がない側をゴムアダプタの内面に合わせ、奥まで押し込みます。このとき、あらかじめ変換リングの外周に滑剤を塗っておくとスムーズに挿入できます。それでも変換リングが挿入しずらいときは、ゴムアダプタの固定バンドを緩めてください。

パッキン
全周突起

※ 変換リングは、ゴムアダプタをインバートに取り付ける前に装着します。

2-2) 変換リングがゴムアダプタの内面奥まで押し込まれていることを確認します。

ゴムアダプタ変換リング2-3) ２ヶ所の固定バンドを専用工具でバンドによじれが生じるまで締め込みます。(P.16参照)

よじれ本文 12.6.1 14:00 ページ 40

本文 12.6.1 14:00 ページ 41

本文 12.6.1 14:00 ページ 42

本文 12.6.1 14:00 ページ 43

本文 12.6.1 14:00 ページ 44

本文 12.6.1 14:00 ページ 45

本文 12.6.1 14:00 ページ 46

本文 12.6.1 14:00 ページ 47

本文 12.6.1 14:00 ページ 48

本文 12.6.1 14:00 ページ 49

本文 12.6.1 14:00 ページ 50

表紙 12.6.1 13:59 ページ 1

天表4（記載された内容は2012年2月現在のものです。
）SJ01-1202-1500FH-11

地表1