JMシリーズ

単相サイリスタレギュレータ
JMシリーズは調節計やPLC、手動設定器からの信号を受け、電気炉のヒータに供給する電力を調整する単相用のサイリスタレギュレータです。
定格電流10Aから500Aまでご用意しておりますので、ヒータ定格に合せた容量が選択できます。

■特長●設定や運転状態の確認が容易
標準搭載した設定表示器により、パラメータの設定や負荷の※1※1
電力 、抵抗値※1）が確認できます。
状態（電圧、電流 、●設定表示器は本体内蔵、パネル取付け仕様を用意取付け場所に合わせた機種を選択できます。

■形式

JM□□ □□□ □□□□3NN
主回路定格電圧※6※7
20 ：200V系（200V/220V/240V）●安全性能が向上（１）負荷電流を測定し※1 、過大電流発生時にゲートオフ、警報出力します。
過電流から保護します※3。
（２）速断ヒューズを内蔵し※2、（３）定格電流200A以上の機種は、ヒートシンク温度を監視し、異常発熱時にゲートオフ、警報出力します。
また冷却ファン回転数を監視して故障を予測し、故障前に交換をお知らせします。

※6※7
10 ：100V系（100V/110V/120V）※6※7
40 ：400V系（380V/400V/440V）（注）100V系、400V系は別途、制御電源用の昇圧/降圧変圧器（アクセサリ）が必要です。

主回路定格電流010：10A
020 ：20A
050：50A
075 ：75A
150：150A
200 ：200A
300：300A
400 ：400A

フィードバック方式※8V ：電圧フィードバック（位相制御）
A ：電流フィードバック（位相制御）
W ：電力フィードバック（位相制御）●ヒータ断線警報※1※4
負荷抵抗値があらかじめ設定した断線率を超えたとき警報出力します。位相制御では7本中1本断線。分周制御では※55本中1本まで検出できます。

※12

速断ヒューズA ：内蔵※2
N ：なし
設定表示器・通信※93 ：本体・通信有り
4 ：パネル取付け・通信有り●RS-485（MODBUS）
通信機能を標準搭載上位機器（パソコンやPLC）による電力監視やパラメータ、警報検知が一元管理できます。

CT0 ：外付け※10
1 ：内蔵

●国際規格
CE、UKCAマーキングに適合しています。
※1※2※3※4030 ：30A
100 ：100A
250 ：250A
500 ：500A

ヒータ断線/電流制限
3 ：ヒータ断線＋電流制限※11

CT内蔵、または外付けCTが必要です。
主回路定格電流が30〜500Aのみ対応。
10A、20Aは外付けヒューズユニット（警報なし）が必要です。
制御入力が30%未満。
ヒータが炭化珪素系（SiC）。

※6
※7
※8

本体の設定表示器で設定(初回電源投入時)制御電源電圧は200〜240Vとなります。
ご注意ください。
本体の設定表示器で制御方式（位相制御/分周制御）やフィードバック方式（位相制御のみ）を切替え可能。
※9 製品をお納めした後の変更はできません。
※10 必要に応じて別途、二次側5A／定格電流のCTをご用意ください。
※11 ヒータ断線＋電流制限機能には、CTが必要です。
電流制限は、位相制御をご使用の場合に機能します。
※12 点線枠内の形式をご指定された場合はCE、UKCAマーキングに適合しません。

いずれかに該当する場合は使用できません。
※5 ヒータは同一材料、同一容量であること。

1PV-36-5

JMシリーズ
■入力仕様

■一般仕様

相数：単相
制 御 電 源
定格電圧 ：200−240V AC
定格周波数：50／60Hz（±2Hz）
消費電力

入 力 信 号 ：4〜20mA、0〜10V DC、0〜5V DC、
1〜5V DC、ロジック入力（L：0.0V DC≦入力≦1.5V DC、
H：4.0V DC≦入力≦10.0V DC）
サンプリング周期 ：10ms
入 力 抵 抗 ：電流入力 100Ω
電圧入力 150kΩ
許容信号源抵抗 ：電圧入力 100Ω以下
許 容 入 力：電流入力 ±40mA
電圧入力 ±20V DC

消費電力（VA）
設定表示器（本体内蔵） 設定表示器（パネル取付け）
782526定格電流（A）10〜150200〜500

主回路電源
定 格 電 圧 ：100V系（100／110／120V AC）
200V系（200／220／240V AC）
400V系（380／400／440V AC）
定格周波数 ：50／60Hz（自動切替）
定 格 電 流 ：10、20、30、50、75、
100、
150、
200、250、
300、
400、
500A
停 電 対 策 ：不揮発メモリーに設定値を保持（書換回数 100 万回）
絶 縁 抵 抗：500V DC 50MΩ以上
1次端子と保護導体端子間■出力仕様
制 御 方 式 ：位相制御／分周制御
フィードバック方式 ：電圧／電流／電力／なし（切替可能）
出 力 範 囲 ：定格電圧の 0〜98%
出 力 精 度※
フィードバックなし：定格電圧の±10%FS 以内
電圧フィードバック：定格電圧の±3%FS 以内（定格電圧の±10%変動時）
電流フィードバック：定格電流の±3%FS 以内（定格電圧の±10%変動時、負荷抵抗が1〜10 倍以内変動時）
電力フィードバック：定格電力の±3%FS 以内（定格電圧の±10%変動時、負荷抵抗が1〜3倍以内変動時）※ 1次端子：制御電源端子、V端子、主回路端子、警報出力端子：500V DC 50MΩ以上
2次端子と保護導体端子間
耐電※ 2次端子：1次端子、保護導体端子以外の全端子

圧 ：1 次端子と保護導体端子間
2000V AC 1 分間（100／200V系）
2500V AC 1 分間（400V系）※基準動作条件、かつ定格電圧（電圧フィードバック仕様時）／定格電流（電流フィードバック仕様時）／定格電力（電力フィードバック仕様時）の10〜90%の範囲における精度とする。
CT 誤差は含まず。
表示値は精度保証対象外。

※ 1次端子：制御電源端子、V端子、主回路端子、警報出力端子

適 用 負 荷抵抗負荷 ：SiC 系、ニクロム系、鉄クロム系、二珪化モリブデン、白金、タングステン、モリブデン他
誘導負荷 ：トランス負荷（位相制御、かつトランス一次側制御に限り適用可能
トランス 磁束密度は 1.2T 以下を推奨）
許容電圧変動範囲 ：定格電圧±10%

外 郭 材 質前面 ：難燃性ポリカーボネート（UL94V-0）
ケ ー ス：鋼板／アルミヒートシンク
色：グレー（本体）ブラック（電源・制御ユニット）
取 付 方 法 ：パネル取付 外形寸法
外 形 寸 法 ：10、20A
194（H）
×48（W）
×163（D）
30、50、75A
270（H）
×60（W）
×239（D）
100、150A
270（H）
×120（W）
×274（D）
200、250A
320（H）
×120（W）
×274（D）
300、400、500A 440（H）
×120（W）
×310（D）
質量 ：10、20A
約 0.9kg
30、50、75A
約 2.4kg
100、150A
約 4.5kg
200、250A
約 6.0kg
300、400、500A 約 10.5kg
端 子 ネ ジ

■警報機能
警 報 種 類
警報出力AL1※設定表示器（パネル取付）含まず

定格電流（A）
10、
2030、50、75100、150200、250300、400500

主回路端子
M4
M6M8
M10
M12
M16

保護導体端子
M5
M6
M8
M8
M8
M8

AL2V端子
M3
M4
M4
M4
M4
M4

■警報出力

出 力 点 数 ：メカリレー 2 点
出 力 容 量（メカリレー出力）接点タイプ ：1a コモン共通
接点容量 ：抵抗負荷 240V AC 1A
30V DC 1A
誘導負荷 240V AC 1A
30V DC 1A
最小負荷 5V DC 10mA
接点保護素子 ：内蔵せず
絶縁 ：強化絶縁その他端子 M3
発熱量（V） 発熱量（W）
定格電流（A）発熱量（W）定格電流（A） 定格電圧1610100/200V
3793003320400V
395
4030100/200V
526
4007150400V
54211675100/200V
669500136100400V
692214150
310200397250

PV-36-5

警報種類
運転動作
過電流、
速断ヒューズ溶断、周波数異常、運転異常、運転停止
ヒートシンク過昇温（定格200A以上）
電源電圧異常、
ヒータ断線、
運転継続
ループ異常、冷却ファン異常■外部信号入力（DI）

入 力 点 数 ：2点
入 力 信 号 ：無電圧接点
外部接点容量 ：5V DC 8mA
機
能 ：運転／停止切替、オート／マニュアル切替、位相／分周切替2

■外部設定入力（AI）

主回路電源電圧 ：定格電圧±10%
電 源 周 波 数 ：50／60Hz±2Hz
取 付 姿 勢 ：垂直方向に対して、前後±2°以内、左右±2°以内
設 置 高 度 ：標高 1000m 以下
振動 ：0 m/s2
衝撃 ：0 m/s2
取 付 条 件 ：単体パネル取付 上下 200mm、左右 25ｍｍ（10〜250A）、または 33mm（300〜500A）以上の スペースが必要
外 部 ノ イ ズ ：なし
周囲温度変化率 ：10℃／hour 以下

入 力 点 数 ：2 点
外部可変抵抗 ：10kΩ推奨（2〜20kΩの範囲内）機能機
能 ：勾配、電流制限、エレベーション、マニュアル出力、ソフトスタート■CT

外 付 C T ：サイリスタレギュレータ定格電流フルスケールに対して5A出力

■補助機能

■輸送条件

勾
配 ：出力範囲の 0〜100%
エレベーション：出力範囲の 0〜100%
ソフトスタート：0.1〜20.0 秒
電 流 制 限 ：0〜100%

周 囲 温 度 ：−20〜60℃
周 囲 湿 度 ：5〜95%rh（結露なきこと）
振動 ：4.9 m/s2 以下（10〜60Hz）
衝
撃 ：392 m/s2 以下（出荷時梱包状態）

■保護機能

■保管条件

過電
流 ：定格電流の120%以上で運転停止
瞬 停 検 知 ：制御電源の電圧低下（およそ定格電圧の70%以下）

周 囲 温 度 ：20〜60℃※ただし、長期的保管周囲温度は10〜30℃とする■通信インタフェース

周 囲 湿 度 ：周囲湿度 5〜95%rh（結露なきこと）
振動 ：0 m/s22
衝
撃 ：0 m/s（出荷時梱包状態）

種
類：RS-485
プ ロト コ ル：MODBUS-RTU、
MODBUS-ASCII機
能：上位通信通 信 仕 様■設定表示器（パネル取付け）

取 付 方 法 ：パネルに取付、本体と設定表示器間は専用ケーブル
SH-JMK3（3m）、
SH-JMK5（5m）、
SH-JMK8（8m）にて接続
電源 ：本体より供給
周 囲 温 度 ：−10〜55℃
周 囲 湿 度 ：20〜90%rh（結露なきこと）
質
量 ：50ｇ

項目
RTUモードASCIIモード
半2重調歩同期方式
通信方式
9600、19200 bps
通信速度
伝送コード
バイナリ
ASCII
パリティ
エラーチェック 垂直方向
（誤り検出）
水平方向
CRC-16
LRC
1ビット
スタートビット
データ長
8ビット
7ビット／8ビットキャラクタ構成
パリティビット なし／偶数／奇数 なし※／偶数／奇数
1ビット／2ビット
ストップビット■国際規格

CE、UKCAマーキング：低電圧指令と EMC 指令に対応させるた め必ず指定のノイズフィルタを使用してく ださい。
低電圧指令 ：EN60947-4-3（Form4）汚染度 2
環境規制 ：RoHS（CE、UKCA）
環境規制規格：EN IEC63000適合
EMC指令 ：EN60947-4-3（Form4）
EMC試験規格 エミッション規格：下表製品規格 EN60947-4-3による※データ長が7ビットの場合、「パリティビットなし」は対応しておりません。

■基準動作条件

周 囲 温 度 ：23℃±2℃
周 囲 湿 度 ：55%rh±5%（結露なきこと）
制御電源電圧 ：220V AC±1%
主回路電源電圧 ：定格電圧±1%
電 源 周 波 数 ：50／60Hz±1Hz
取 付 姿 勢 ：前後±1°以内、左右±1°以内
設 置 高 度 ：標高 1000m 以下
振動 ：0 m/s2
衝
撃 ：0 m/s2
取 付 条 件 ：単体パネル取付
上下 200mm、左右 25ｍｍ（10〜250A）、または 33mm（300〜500A）
以上のスペースが必要
風：なし
外 部 ノ イ ズ ：なし
ウォームアップ時間 ：30分以上

エミッションタイプ
試験規格
伝導性妨害
CISP11 クラスＡ グループ 2
放射電磁界
CISP11 クラスＡ
イミュニティー規格：下表製品規格EN60947-4-3による
試験種類
静電気放電
無線周波数放射電磁界

試験規格
EN61000-4-2
EN61000-4-3

ファーストトランジェント／
バースト

EN61000-4-4

サージ
無線周波数伝導性妨害
電圧ディップEN61000-4-5
EN61000-4-6
EN61000-4-11※定格電流200〜500Aは、CE、UKCAマーキング不適合です。

■正常動作条件

周 囲 温 度 ：−10〜50℃（50〜55℃時は、定格電流の 90%）
周 囲 湿 度 ：20〜90%rh（結露なきこと）
制御電源電圧 ：200〜240V AC
本製品は、「高圧または特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器（高調波発生機器）です。
・回路分類：7・回路種別No：71
交流電力調整装置（抵抗負荷）
・換算係数：1.63PV-36-5

JMシリーズ■外形寸法●10、20A●200、250A

質量：0.9kg
163

質量：6.0kg
274120189

接地：M5U1/U2：M4
V端子：M342●30、50、75A

質量：2.4kg

239

60189280

320
300

190
182

163
194

104485.58端子カバー
接地：M8

U1/U2：M10
V：M430 28.5144

質量：10.5kg

10270
255

235

●300、400、500A

98

質量：4.5kg

120
189274270
255

2258475
440
420

412

●100、150A

U1/U2：M6
V：M4

32

接地：M6

310

120
189端子カバー
接地：M8
V：M4

端子カバー

V：M4
U1/U2：M857

143

単位：mm

■取付寸法図■設定表示器●30、50、75A●100、150A

73

145

120860270

270

255 +20190

182 +104882-M5●200、250A

2-M8145120

31（38）

2-M8●300、400、500A●取付寸法図15312070

48×N-2.5 ＋0.6070+245＋0.60440

420 0320

300 0+245＋0.601010255 +204848●10、20A4816765（取付具込み）

接地：M81032 38

U1/U2：M12（300、400A）
M16（500A）

N：台数

45＋0.602-M82-M8

PV-36-5

単位：mm

単位：mm4

■各部の名称と機能●300、400、500A●100、150A●10、20A
1018101011288223945739654396①設定表示器②設定端子③制御電源端子④主回路端子
（U1：電源側）⑤主回路端子（U2：負荷側）⑥フィードバック端子（V 端子）⑦保護導体（接地）端子⑧電源・制御ユニット⑨エンジニアリングポート※メンテナンス用（使用できません）⑩シールド接続端子※設定表示器パネル取付け用

7●200、250A●30、50、75A

10101178829345466539742576■設定表示器の名称と機能●本体仕様●パネル取付け仕様
設定表示器

31342756設定表示器

191286451010（本体側）

（本体側）
95

①DISP1②DISP1③ステータスランプ④エレベーション／勾配表示⑤アナログバー表示⑥警報出力表示⑦BUSY ランプ⑧通信エラーランプ⑨パワーランプ⑩操作キー

PV-36-5

JMシリーズ■電源、設定入力、通信の結線■設定入力端子の結線●直流電圧／直流電流／ロジック入力端子※感電防止のため、必ず供給元の電源を遮断してから結線してください。

●制御電源端子
主回路電源と位相を合わせる必要があります。
主回路定格電圧が100V 系の場合は、昇圧用変圧器が必要です。
主回路定格電圧が400V系の場合は、降圧用変圧器が必要です。

LN

入力レンジ
許容入力
電圧・ロジック入力±20VDC
電流入力±20mAまたは±4VDC

4〜20mA
0〜10V
0〜5V
1〜5V
ロジック

●外部信号入力（DI）
端子●主回路端子リレースイッチとの結線

オープンコレクタ出力との結線

主回路端子の位置は、定格電流により異なります。
P5「各部の名称と機能」
をご参照ください。
U1端子 U2端子
（電源側）
（負荷側）
※ご購入時は、DI2とCOM間（⑪-⑫端子間）に短絡板が取り付けられています。
外部信号入力（DI）を使用する際は取り外してください。

●保護導体
（接地）
端子
必ず、保護導体（接地）
端子を電源設備の保護導体（接地）端子に接続してください。
接地線は、絶縁スリーブ付圧着端子を付けてから結線してください。
保護導体
（接地）
端子の位置は、定格電流により異なります。
P5「各部の名称と機能」
をご参照ください。

●外部設定入力(AI)端子※ご購入時には、Vref.4V DCとAI1間（⑬−⑭端子間）に短絡板が取り付けられています。外部設定入力（AI）を使用する際は取り外してください。
※外部可変抵抗は10kΩをご使用ください。

●フィードバック端子

フィードバック端子の位置は、定格電流により異なります。
P5「各部の名称と機能」
をご参照ください。
結線時は、圧着端子を図のようにして結線してください。

●外部変流器
（CT）
端子

正しい配線

誤った配線

ヒータ

●通信インターフェイスの結線
RDSD
SG

パソコン側
（通信ポート)RZ-CRS6□□

CTの仕様：定格電流フルスケールに対して5A出力●警報出力端子の結線

RS-232C用ケーブル(最長15m)※感電防止のため、必ず供給元の電源とバッファリレー用の電源を遮断してから結線してください。
※負荷容量が本体内蔵のリレー容量をオーバーする場合は、バッファリレーを介して結線してください

機器側

ラインコンバータ
SC8-10
1 RD

2 SD
3 SG
456RDARDB7SA
SB
SGSA
SB
SGSASBSG8切換えスイッチでRS-485に設定してください。

終端
抵抗100Ω

SG線は機器のFG端子または接地端子には、接続しないでください。

本製品

バッファリレー
Z：接点保護端子（a側取付けを推奨）

警報リレー出力（2点a接点）PV-36-56AL17AL28COM9AL1①過電流②速断ヒューズ溶断③周波数異常 ④運転異常⑤ヒートシンク過昇温

AL2①電源異常 ②ヒータ断線③ループ異常 ④冷却ファン異常■基本結線

JM本体①②③④⑤⑥⑦⑧⑨SA
通信SB
SG※必ず主回路端子と制御電源端子の位相を合わせて結線してください
・U1 … L入力

・U2 … N＋4〜20mA

COM

0〜10V/0〜5V/1〜5V＋
ロジック入力AL1AL2

警報出力

COMDI1⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱DI2COM

DI（Vref.4V DCAI1AI2は短絡板DI、AI使用時には取り外してくださいAI（

主回路定格電圧 200V系

COMCT
（K）
CT
（L）

L
NCT

制御電源端子（200〜240Ｖ AC）

主回路端子 フィードバック 主回路端子（電源側） 端子（負荷側）

U1U2ＶPE

主回路電源
220Ｖ ACの場合

ヒータ

保護導体（接地）端子

主回路定格電圧 100V系

主回路定格電圧 400V系

降圧用変圧器

昇圧用変圧器CH1-4H381-014※主回路電源が100V系（100V、110V、120V）
時は、制御電源用変圧器（CH1-4H381-014）
をご使用ください※主回路電源が400V系（380V、400V、440V）
時は、制御電源用変圧器（CH1-4H381-013）
をご使用くださいCH1-4H381-013

P0100110120S0220
EP0380400440

L 制御電源端子（200〜N 240Ｖ AC）

S0220

主回路端子（電源側）

E

U1

主回路電源
100Ｖ ACの場合

L 制御電源端子（200〜N 240Ｖ AC）
主回路端子
（電源側）

U1

主回路電源
400Ｖ ACの場合■端子の種類と端末処理

制御電源端子には必ずO形端子を使用し、その他端子もできる限りO形端子をご使用ください。

端子台

ネジ径

端末処理
（単位：mm）
O形

主回路端子（500A）

M16

端子台
保護導体
（接地）
端子
（10A、20A）

50.5以下 17以上

主回路端子（200A、250A）
主回路端子（100A、150A）
保護導体端子（100〜500A）
主回路端子
保護導体
（接地）
端子
（30A、50A、75A）

O形

M12

主回路端子
（10A、20A）
フィードバック端子（30〜500A）：
t 4以上

50.5以下 13以上
絶縁スリーブ付き

O形

M10

制御電源端子
警報出力端子
設定入力端子通信端子
フィードバック端子（10A、20A）

絶縁スリーブ付き

M8

M5：
t 2以上22以下 8.4以上：
t 1.2以上

12以下 5.3以上
絶縁スリーブ付き

O形

M4：
t 0.8以上

10以下 4.3以上
絶縁スリーブ付き：
t 3以上

36以下 10.5以上

O形

端末処理
（単位：mm）
O形

：
t 4以上

絶縁スリーブ付き

主回路端子（300A、400A）

ネジ径5.6以上※：
t 0.8以上

O形
6以下 3.2以上

M3

Y形

絶縁スリーブ付き
6以下 3.2以上

絶縁スリーブ付き

O形

M6※共締めで使用する場合は、5.6mm以上のO形端子をご使用ください。

：
t 1.8以上

16.5以下 6.4以上
絶縁スリーブ付き

7

PV-36-5

JMシリーズ■CE、UKCAマーキング適合時の結線指定ノイズフィルタを結線することで、CE、UKCAマーキングに適合します。
（定格電流10〜150A。設定表示器が本体仕様のみ）
主回路定格電圧 200V系

LN
主回路端子

フィードバック

U1V

主回路端子（電源側） 端子
13U2PEノイズ
フィルタ

主回路電源
220V ACの場合

E2（負荷側）ヒータ

保護導体（接地）
端子4主回路定格電圧 100V系

主回路定格電圧 400V系※主回路電源が100V系（100V、110V、120V）時は、制御電源用変圧器（CH1-4H381-014）をご使用ください。
昇圧用変圧器※主回路電源が400V系（380V、400V、440V）時は、制御電源用変圧器（CH1-4H381-013）をご使用ください。
降圧用変圧器CH1-4H381-014
P0100110120

CH1-4H381-013
P0380400440

L 制御電源端子
N （200〜240Ｖ AC）

S0220

L 制御電源端子
N （200〜240Ｖ AC）

S0220EE

主回路端子（電源側）
1

主回路端子（電源側）

U131ノイズ
フィルタ

主回路電源
100V ACの場合

E2ノイズフィルタ主回路電源
400V ACの場合
34U14E

6●ノイズフィルタ(お客様にてご用意ください)形

主回路電源電圧（V） 定格電流(A)100−240式

主回路電源電圧（V） 定格電流(A)HF2010A−UP

10

NF3010C−SVB

20

HF2020A−UP20

NF3020C−SVB

30

HF2030A−UP

30

NF3030C−SVB50

HF2050A−UP

50

NF3050C−SVB

380−440

75

HF2080A−UP

75

NF3080C−SVB

100

HF2100A−UP

100

NF3100C−SVB

150

HF2150A−UP

150

NF3150C−SVB

ノイズフィルタ製造会社：双信電機株式会社殿●本体-設定表示器専用ケーブル●外部設定器（VL-JAL）
使用目的式

2.5（パネル取付仕様に対応）

様可変抵抗10 kΩ
3m/5m/8m

6012MAX3020

長さ（m）
3582510MAX R26M9φ61748●冷却ファンユニット SH-JMFAN

14φ2222φ26φ6φ3.512φ31＋− 0.2

仕勾配設定、電流制限
エレベーション、
マニュアル出力
ソフトスタート

VL-JALφ10
単位：mmPV-36-5式

10■アクセサリ
形形

8形 式
SH-JMK3SH-JMK5SH-JMK8

●速断ヒューズ

●外付けヒューズユニット
式

660CF-30ULTC※

30660GH‐50SULTC

50660GH‐80SULTC

300
400
500

75660GH‐100SULTC

100660GH‐160SULTC

150

660GH‐200SULTC

200

660GH-315S

250

660GH-350S

100／200V

250GH-450S

400V

660GH-450S

100／200V

250GHW630S

ヒューズホルダ（HK1038UL）／ヒューズホルダカバー（HC-10）76

φ3φ5.5400V

660GH-630S

100／200V

250GHW710S

400V

660GH-710S

M5×10Lカバー

適合ヒューズ
10A：660CF-20ULTC
20A：660CF-30ULTC

22

取付穴寸法
3535402026660CF-20ULTC※

55形

定格電流(A)
10φ3.2M5タップ

13単位：mm※外付け用速断ヒューズです。別途ヒューズホルダが必要となります。
ヒューズ溶断時に警報出力しません。

30

CW‐5L‐150/5A

550

CW‐5L‐100/5A

275

CW‐5L‐150/5A

2100

CW‐5L‐100/5A

1150

CW‐5L‐150/5A

1200

CW‐5L‐200/5A

1250

CW‐5L‐250/5A

1300

CW‐5L‐300/5A

1400

CW‐5L‐400/5A

1500

CW‐5L‐500/5A

1L

LTYPE1φ23L

取付用スリット
2-M6ネジ用7085●TYPE 3K
2.357810CW‐5L‐100/5A

68.58φ3250577085LK

取付用スリット
2-M6ネジ用

85057.5M5ネジ

86.585.5

TYPE2L100

CW‐5L‐100/5A

20M5ネジ7362.5TYPE3
2.310TYPE

84.5

貫通数

2.3式

●TYPE 2M5ネジ

37.5

形

69.5

φ5085100LK

41.5

定格電流(A)●TYPE 141.5●変流器（CT）

取付用スリット
2-M6ネジ用

85759

単位：mm

●制御電源用変圧器
容質

量量

CH1-4H381-013（400V系降圧用）

50VA
約1.8kg

容質

端子台（カバー付き）

4（5×8）
長穴

60 ±1.5
70 ±1.5M3ネジ

Max 10960±1.570±1.54（5×8）
長穴

94 ±2.5

50VA
約2.2kg端子台（カバー付き）

M3ネジ

56 ±1.5
70 ±1.5

量量Max 9762 ±1.5
80 ±1.54（5×8）
長穴4（5×8）
長穴

Max 118

CH1-4H381-014（100V系昇圧用）

96 ±2.5

Max 99

単位：mm

9PV-36-5

URL : https://www.chino.co.jp/〒173-8632 東京都板橋区熊野町32-803-3956-2111

PV-36-5

営業所：

仙 台
水 戸
宇都宮
高 崎
大 宮

千 葉
東 京
立 川
神奈川
静 岡

富 山
名古屋
大 津
大 阪
岡 山

10広 島
福 岡
北九州

安全に関するご注意※記載製品は、一般工業計器として設計・製造したものです。
※本製品の設置・接続・使用に際し、取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用下さい。
※記載内容は性能改善等により、お断りなく変更することがございますのでご了承下さい。
※本PSシートの記載内容は2023年8月現在のものです。

発行 2023.8

PDF
初版 2018.9