Ｃ００５０７４２Ｂ

株式会社ロボティクスウェア社様製 SCADAFA-Panel 6 による LAN インタフェースカードの遠隔監視
設定手順書

2020 年 5 月

山洋電気株式会社
パワーシステム事業部

設計部

目

次1

はじめに ................................................................................................................................................ 22

対象装置 ................................................................................................................................................ 33

前提条件 ................................................................................................................................................ 34

監視内容 ................................................................................................................................................ 45LAN カードの設定................................................................................................................................ 66FA-Panel 6 の設定 ................................................................................................................................ 76.1

LAN カードの追加 ........................................................................................................................ 76.2

UPS 状態情報の設定 ..................................................................................................................... 96.3

UPS 計測値情報の設定 ............................................................................................................... 126.4

バッテリ動作情報の設定 ............................................................................................................. 166.5

LAN インタフェースカード制御情報の設定 .............................................................................. 196.6

監視間隔の設定............................................................................................................................ 207通信確認 .............................................................................................................................................. 218

参考資料 .............................................................................................................................................. 231

1

はじめに
本資料では、株式会社ロボティクスウェア社様製 SCADA FA-Panel 6 から、Modbus TCP 通信により当社製 UPS へ搭載した LAN インタフェースカード（以下、LAN カード）と通信し、当社製UPS の遠隔監視を行うための設定方法について記載します。
【本資料にて想定する環境】
当社製 UPS

FA-Panel 6（Modbus TCP マスタ）

LAN インタフェースカード（Modbus TCP スレーブ）
管理用 PC
Modbus TCP 通信LAN

なお本資料では、FA-Panel 6 Server によるタグ（監視する情報）の設定までを記載します。
FA-Panel 6 Editor による画面設計につきましては、
FA-Panel 6 のユーザーガイドをご覧ください。
参考として、FA-Panel 6 Editor にて作成した UPS 監視画面のイメージを以下に示します。

2

2

対象装置
本資料の作成にあたり、動作を確認した装置を以下に示します。実際に設定を行われる際は、使用される装置のバージョンにより、表示内容や動作に差異が認められる場合があります。
⚫

LAN インタフェースカード（Modbus 対応品）
型番：PRLANIF021A、PRLANIF022A、PRLANIF023A、PRLANIF024A
ファームウェア情報ROM：P0014903B

WEB：P0014904B

Viewer ：P0014905B⚫

SCADA
株式会社ロボティクスウェア社様製 SCADA

3

品名：FA-Panel 6

バージョン：Rev.11

前提条件⚫

LAN カードは当社製 UPS に搭載され、IP アドレスなどのネットワーク設定が済んでいること⚫

監視用 PC にて、LAN カードの Web 管理ツールを起動できること⚫

FA-Panel 6 は、監視用 PC にインストール済みであること⚫

LAN カードと FA-Panel 6 をインストールした監視用 PC は LAN に接続され、Modbus TCP通信（デフォルト：TCP 502 番ポート）が、ファイアウォールなどにより遮断されないこと

3

4

監視内容
本資料では、次の情報の遠隔監視を行う場合の設定方法を記載します。各情報の詳細は、「LANインタフェースカード Modbus 通信仕様書」（文書番号：C0050932A 以下、通信仕様書と記載）をご覧ください。
(１) UPS 状態情報
No.

レジスタ番号ビット

(HEX)

位置

(DEC)状態値の内容

状態名称

0 の場合

1 の場合

10

交流入力電圧正常

異常(停電)

22出力状態OFFON

34インバータ運転No

Yes

5バイパス運転No

Yes

6バッテリ運転No

Yes

67スタンバイ中No

Yes

710バッテリ電圧

正常

異常

813過負荷無し

有り

4重故障

無し

有り

5軽故障

無し

有り

45910

1

2

12(２) UPS 計測値情報
レジスタ番号データ長

データ(HEX)

(DEC)

(ワード)

タイプ

1B

111

INT1621420

132133

424

5No.

単位

倍率

入力電圧（１）

V

10

INT16

入力周波数

Hz101

INT16出力電圧（１）

V

1036

1

INT16出力電流（１）A1027391

INT16出力電力（１）

kW

100

62A

421

INT16

出力周波数

Hz

1072C

441

INT16

負荷率%

1082D451

INT16

バッテリ充電電圧

V1093149

1

INT16

周囲温度℃

10103452

1

INT16

バッテリ充電率%

10113553

1

INT16

バッテリ残保持時間

分

104

計測値名称

(３) バッテリ動作情報
レジスタ番号データ長

データ(HEX)

(DEC)

(ワード)

タイプ

183

131

1

UINT16

バッテリ交換警告状況

―

286

134

1

UINT16

バッテリ交換時期（～ヶ月前）

月

387

135

1

UINT16

バッテリテスト結果

―

488

136

6

DATE

バッテリテスト実施時間

―

590

144

4

UINT64

バッテリ運転積算時間

秒

No.

データ名称

(４) LAN インタフェースカード制御情報
レジスタ番号データ長

データ(HEX)

(DEC)

(ワード)

タイプ

1BB93001

1

INT16

バッテリテスト

2BBA

3002

1

INT16

UPS 停止（1 系統/全系統一括）

3BBB

3003

1INT16

UPS 起動（1 系統/全系統一括）

4BBC3004

1INT16

UPS 再起動（1 系統/全系統一括）No.

5

データ名称単位5LAN カードの設定
LAN カードを、Modbus TCP スレーブとして動作するよう設定します。
(１) Web 管理ツールを起動し、設定画面を開きます
Web 管理ツールを起動し、ログイン後、「基本設定」＞「計測値管理」＞「Modbus 基本設定」とボタンを押下し、画面遷移します。
(２) Modbus TCP スレーブとして動作するように設定します
クリックしてチェックを付けます

PRLANIF021A、PRLANIF022A の場合は表示されません

クリックして選択します

最後にクリックして変更を適用します6

6

FA-Panel 6 の設定
6.1

LAN カードの追加
FA-Panel 6 に、LAN カードを監視対象の装置として追加します。
(１) FA-Panel 6 Server を起動します(２) LAN カードを監視対象の装置として追加します

Driver を右クリックし、ユニット追加をクリックします

モディコン＞Ethernet＞MODICON(Modbus TCP
5 桁アドレス)を選択し、OK をクリックします7追加された装置を右クリックし、プロパティをクリックします

ユニット名を変更し、通信設定ボタンをクリックします（ユニット名にスペースは使用しないでください）

ユニット側設定タブをクリックしますLAN カードの IP アドレスを入力し、OK ボタンをクリックします8以上で、LAN カードの追加は完了です。

6.2

UPS 状態情報の設定
FA-Panel 6 に、UPS 状態情報を監視する設定を行います。
(１) フォルダを追加します

登録した LAN カードを右クリックし、フォルダ追加をクリックします

フォルダの名前を、UPS 状態情報に変更します9

(２) タグ（監視する情報）を追加します

追加したフォルダを右クリックし、タグ追加をクリックします

追加したタグを右クリックし、プロパティをクリックします

監視する状態名称を入力します（ここでは、交流入力電圧とします）

アドレス設定タブをクリックします
図のように設定します
アドレスは、通信仕様書に記載されたレジスタ番号(DEC)に、40000 を加えた値を指定します
また、次ページの「設定のポイント」もご覧ください10

～設定のポイント～
UPS 状態情報やアラーム発生情報など、ビット（0 または 1）で表現される情報を監視する場合は、次のように設定します。
デバイス … 「03- HR 保持ﾚｼﾞｽﾀ(4X)」を指定します
アドレス … ビット位置を、@0、@1、@2 … と指定します（@0～@15 まで）
タイプ… 「0- ﾋﾞｯﾄ」を指定します

タグを追加すると、次のような表示になります。

(３) 他のタグを追加します
同じ要領で、他のタグを追加します。以上で、UPS 状態情報の設定は完了です。

11

6.3

UPS 計測値情報の設定
FA-Panel 6 に、UPS 計測値情報を監視する設定を行います。
(１) フォルダを追加します

登録した LAN カードを右クリックし、フォルダ追加をクリックします

フォルダの名前を、UPS 計測値情報に変更します～注意～
フォルダを追加せず、既存のフォルダにタグを追加すると、正常に値を取得できない場合があります。必ず新しくフォルダを追加し、そのフォルダにタグを追加してください。

12

(２) タグを追加します

追加したフォルダを右クリックし、タグ追加をクリックします

追加したタグを右クリックし、プロパティをクリックします

監視するデータ名称を入力します（ここでは、入力電圧（１）とします）

単位を入力します

アドレス設定タブをクリックします
図のように設定します
アドレスは、通信仕様書に記載されたレジスタ番号(DEC)に、40000 を加えた値を指定します
また、次ページの「設定のポイント」もご覧ください13

～設定のポイント～
UPS 計測値情報やバッテリ動作情報など、整数の情報を監視する場合は、次のように設定します。
デバイス … 「03- HR 保持ﾚｼﾞｽﾀ(4X)」を指定します
アドレス … レジスタ番号(DEC)に 40000 を加えた値を指定します
タイプ… 「3- 整数バイナリ」または「4- 整数バイナリ(符号付き)」を指定しますサイズ… 「2- 16bit(ワード)」または「3- 32bit(ダブルワード)」を指定します

タイプとサイズの設定は、通信仕様書のデータタイプに応じて指定します。
データタイプとの対応を次の表に示します。
データタイプ

タイプ

サイズ

INT16

4- 整数バイナリ(符号付き)2- 16bit(ワード)UINT163- 整数バイナリ

2- 16bit(ワード)INT32

4- 整数バイナリ(符号付き)

3- 32bit(ダブルワード)

UINT323- 整数バイナリ

3- 32bit(ダブルワード)(３) フィルタを設定します
UPS 取得値情報として取得できる値は、UPS の計測値を 10 倍または 100 倍した値です。
これは UPS の計測値には、小数点以下を含んだ値が入る場合があるためです。
一例として、UPS の「入力電圧」の計測値が 100.1V の場合、取得できる値はこれを 10 倍した"1001"になります。
この 10 倍または 100 倍された値を元の値に戻すため、フィルタを設定します。
フィルタタブをクリックします

追加ボタンをクリックします14小数点の移動と切り捨てを行う を選択し、OK ボタンをクリックします

取得する計測値が 10 倍の場合は-1 を、100 倍の場合は-2 を指定し、OK ボタンをクリックします

タグを追加すると、次のような表示になります。

(４) 他のタグを追加します
同じ要領で、他のタグを追加します。以上で、UPS 計測値情報の設定は完了です。

15

6.4

バッテリ動作情報の設定
FA-Panel 6 に、バッテリ動作情報を監視する設定を行います。
(１) フォルダを追加します

登録した LAN カードを右クリックし、フォルダ追加をクリックします

フォルダの名前を、バッテリ動作情報に変更します～注意～
フォルダを追加せず、既存のフォルダにタグを追加すると、正常に値を取得できない場合があります。必ず新しくフォルダを追加し、そのフォルダにタグを追加してください。

(２) タグを追加します
6.2UPS 状態情報の設定および 6.3UPS 計測値情報の設定の、（２）タグを追加します の記
載に従い、タグを追加します。
(３) 特殊なデータタイプのタグの追加
バッテリテスト実施時間（データタイプ：DATE）と、バッテリ運転積算時間（UINT64）の設定方法について記載します。

16A) バッテリテスト実施時間（データタイプ：DATE）
監視するデータ名称を入力します

アドレス設定タブをクリックします
図のように設定します
アドレスは、通信仕様書に記載されたレジスタ番号(DEC)に、40000 を加えた値を指定します

高度な設定タブをクリックします

図のように設定します
データタイプ：DATE は 6 ワードに連なったデータのため、配列数 6 の配列として設定します17B) バッテリ運転積算時間（UINT64）
監視するデータ名称を入力します

単位を入力します

アドレス設定タブをクリックします
図のように設定します
アドレスは、通信仕様書に記載されたレジスタ番号(DEC)に、40000 を加えた値を指定します

高度な設定タブをクリックします

図のように設定します
データタイプ：UINT64 は 4ワードに連なったデータのため、サイズ：32 ビット（ダブルワード）を配列数 2 の配列として設定し、4 ワード分のデータを取得するように設定します

以上で、バッテリ動作情報の設定は完了です。

18

6.5

LAN インタフェースカード制御情報の設定
FA-Panel 6 に、LAN インタフェースカード制御情報を監視する設定を行います。
(１) フォルダを追加します

登録した LAN カードを右クリックし、フォルダ追加をクリックします

フォルダの名前を、制御情報に変更
します

～注意～
フォルダを追加せず、既存のフォルダにタグを追加すると、正常に値を取得できない場合があります。必ず新しくフォルダを追加し、そのフォルダにタグを追加してください。

(２) タグを追加します
6.2UPS 状態情報の設定および 6.3UPS 計測値情報の設定の、（２）タグを追加します の記載に従い、タグを追加します。
以上で、LAN インタフェースカード制御情報の設定は完了です。

19

6.6

監視間隔の設定
フォルダ毎に、監視間隔を変更することができます。頻繁に変化しない情報の更新間隔を長くすることで、ネットワーク回線のトラフィック量を低減することができます。

監視間隔を変更したいフォルダを右クリックし、プロパティをクリックします

任意の時間を設定します（デフォルト：1 秒）

以上で監視間隔の設定は完了です。

20

7

通信確認
実際に Modbus TCP 通信を行い、動作を確認します。
オンラインモニター ボタンをクリックします

空白箇所で右クリックし、タグ操作＞全タグモニタリング開始をクリックします21現在値が正常に取得できていること、クオリティが GOOD であることを確認します～情報～
通信開始時に、一時的に通信エラーが発生する場合がありますが、一時的なものであり、以降は発生しません。

LAN インタフェースカード情報と LAN インタフェースカード制御情報は、値の書き込みを行う事ができる情報です。LAN インタフェースカード制御情報に値を書き込み、動作を確認します。

上記の手順により、タグのモニタリングを開始している状態にします

書き込みを行うタグを右クリックし、タグ操作＞書き込みをクリックします22書き込む値を入力し、書き込み ボタンをクリックします
書き込む値については、通信仕様書をご覧ください
参考までに、バッテリテスト に書き込むことができる値は次の通りです。
０ … バッテリテスト開始
１ … バッテリテスト中止

書き込んだ結果が期待通り動作しているかは、UPS の動作および、LAN カードのイベントログで確認してください。
以上で通信確認は完了です。
以降は FA-Panel 6 Editor を使用して画面設計を行い、取得した情報を表示するように設定してください。

8

参考資料
⚫

「LAN インタフェースカード Modbus 通信仕様書」
文書番号：C0050932A

以上

23