［異常時通報連絡の公表文（様式１−１ ）］
伊方１号機原子炉保護回路の異常について
21．１．13
原子力安全対策推進監(内線 2352)［異常の区分］国への法律に基づく報告対象事象
県の公表区分
外部への放射能の放出・漏えい
発生日時
異常の概要

発生場所
種類

有・
無
[評価レベル − ]Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ有・
無
[漏えい量 − ]２０年１２月２日 ８時４９分
１号・２号・３号・共用設備
管理区域内 ・ 管理区域外
・設備の故障、異常・地震、人身事故、その他［異常の内容］
12月２日(火)９時20分、四国電力(株)から、別紙のとおり、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
１ 12月２日(火)8時49分、運転中の伊方１号機において、原子炉を保護する回路の異常を示す信号が発信した。
２ 今後、詳細調査を行う。
３ 本事象による プラント運転への影響及び環境への放射能の影響はない。

［復旧状況等］12月３日(水) 11時45分、四国電力(株)から、その後の状況 について、次のとおり連絡がありました。
１ 信号はΔＴ高で、４つに多重化されたチャンネルのうちの１つが発信しており 、12月２日８時54分に復帰し、その後、この信号は発信していていない。
２ 調査の結果、当該信号に関連する１次冷却材温度、中性子束等の運転パラメー
タに異常は認められなかった。
３ 事象の再現はないものの、当該保護回路入力信号のひとつである中性子束の信号回路に不具合が生じた可能性が高いと思われるため、念のため、この回路のカードを予備のカードと交換し、異常のないことを確認した。
４ カード交換中も他の３チャンネルが稼働しており、原子炉の運転には問題ない 。
５ 今後、詳細な調査を実施する。
６ プラント運転への影響及び環境への放射能の影響はない。

県としては、八幡浜支局原子力安全室の職員を伊方発電所に派遣し、現場の状況等を確認しております。

（伊方発電所及び周辺の状況）
１号機
原子炉の運転状況
２号機
３号機
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況
周辺環境放射線の状況

運転中（出力 101％） ・停止中運転中（出力 101％） ・停止中
調整運転中（出力103％） ・停止中
通常値
・異常値
通常値
・異常値

（参考）

１

国への法律に基づく報告対象事象
核原料物質、核燃料物質及び原子 炉の規制に関する法律に基づき、国（経済 産業省原子力安全・保安院等）に対し 、一定レベル以上の事故・故障等を報告す ることが義務付けられている。
国への法律に基づく報告対象事象 に該当すれば、国際原子力機関が定めた評 価尺度に基づき、７から評価対象外ま での９段階の評価レベルが示されるので、 異常の程度を判断する目安となる。評 価対象外以下のものについては、安全に関 係しない事象とされている。

２

県の公表区分

区分
Ａ

内

容○安全協定書第11条第２項第１号から第10号までに掲げる事態（放射 能の放出 、原子 炉の停止 、出力抑 制を伴う 事故・故 障、国へ の報告対象事象等）○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態（大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生等）○その他特に重要と認められる事態
Ｂ○管理区域内の設備の異常○発電 所の運転 ・管理 に関する 重要な計 器の機能 低下、指 示値の有 意な変化
○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき○その他重要と認められる事態

Ｃ３○区分Ａ，Ｂ以外の事項
管理区域内・管理区域外
その場所に立ち入る人の被ばく管 理等を適切に実施するため、一定レベル（ ３月間に１．３ミリシーベルト）を超 える被ばくの可能性がある区域を法律で管 理区域として定めている。原子炉格納 容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、 放射能を含む一次冷却水の流れている 系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性 廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。
異常発生の場所が管理区域の内か 外かによって、異常の程度を判断する目安 となる。

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ）
発信年月日

平成 ２０年 １２月

発

伊方発電所

信者

当 該 機号 機

２日（ 火 ） ９時 ２０分

増田

１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)(定格出力)

発生時 １．出力 571MW（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
状 況 ２．３号機 第１１回 定期検査中
設備トラブル ・ 人身事故 ・１．発生日時： １２月
２．場

所：

３．状

況：

２日

１，２号機

地震・ その他

８時 ４９分
中央制御室（管理区域外）

伊方１号機は通常運転中のところ８時４９分、原子炉を保護する回路の異常を示す信号が発信しました。
今後、詳細調査を行います。
発生状況
概要運転状況

備考

本事象によるプラント運転への影響および環境への放射能の影響はありません。

１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ、第２報）
発信年月日

平成 ２０年 １２月

発

伊方発電所

信者

当 該 機号 機

３日（ 水 ） １１時 ４５分

増田

１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)(定格出力)

発生時 １．出力 571MW（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
状 況 ２．３号機 第１１回 定期検査中
設備トラブル ・ 人身事故 ・地震・ その他

１．発生日時： １２月 ２日 ８時 ４９分
２．場
所： １号機 リレーラック室（管理区域外）
３．状
況：
伊方１号機は通常運転中のところ１２月２日８時４９分、原子炉を保護する回路の異常を示す信号が発信しました。
［第 1 報にてお知らせ済み］

発生状況
概要信号は△Ｔ高＊で、４つに多重化されたチャンネルのうちの１つが発信しており、１２月２日８時５４分に復帰し、その後、この信号は発信していません。
調査の結果、当該信号に関連する 1 次冷却材温度、中性子束等の運転パラメータに異常は認められませんでした。また、事象の再現はないものの、当該保護回路入力信号のひとつである中性子束の信号回路に不具合が生じた可能性が高いと思われるため、念のため、この回路のカードを予備のカードと交換し、異常のないことを確認しました。
なお、カード交換中も他の３チャンネルが稼動しており、原子炉の運転には問題ありません。
今後、詳細調査を行います。
本事象によるプラント運転への影響および環境への放射能の影響はありません。
＊：△Ｔ高とは、一次冷却材平均温度、原子炉圧力及び中性子束から演算された原子炉を自動停止させるための信号。

運転状況

備考

１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊方発電所 基本系統図＜管理区域内＞○燃料取替用水タンク
通常運転中は、非常用炉心冷却設備等の水源として待機し、定期検査時には燃料取替時の水張りに使用する。

［凡例］：原子炉で発生した熱を蒸気発生器に伝える設備（１次冷却設備）[放射性物質を含む]○蒸気発生器
原子炉で温め られた高温の水を利用 して別の水（２次冷却 水）を蒸気に変える。

原子炉格納容器
格納容器スプレイ：緊急時に原子炉等を冷やす設備（非常用炉心冷却設備等）[放射性物質を含む]：１次冷却水の水質・水量を調整する設備（化学体積制御設備）[放射性物質を含む]：蒸気発生器でできた蒸気でタービンをまわし発電する設備（２次冷却設備）[放射性物質を含まない]

緊急時に原子炉格納容器内に注水し、内部を冷却･減圧する。

格 納容 器ｽﾌﾟﾚｲ冷却 器：管理区域（高 圧タ ービ ンへ ）原子炉格納容器、使用済燃料等の貯蔵、放射性廃棄物の廃棄等の場所であって、その場所の放射線が一定レベル(３月間に1.3ミリシーベルト)を超える恐れのある場所[実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１条第２項第４号に規定]○原子炉容器ウ ラン燃料を核 分裂させ て、その時に 出る熱で 水（１次冷却 水）を高温にする。

格 納容 器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時に原子炉に高圧で注水し、燃料を冷却する。

○湿分分離加熱器
高圧 タ ー ビ ンを 出 た 蒸気を加 熱 し 、 蒸気 中 の 水滴を除去する。

高圧 注入ﾎﾟﾝﾌﾟ
緊 急時に原子炉 に低圧大容量で注水 し、燃料を冷 却する。また、原子炉停止時の冷却にも使用する。

低圧タービン

余熱 除去 冷却 器

循環水ポンプ
発電機

余 熱除 去ﾎﾟﾝﾌﾟ

取水口

Ｍ

高圧タービン○脱塩塔
１次冷却水に溶け込んだイオン状の不純分を除去する。

放水口
復水ポンプ

○体積制御タンク
１次冷却設備への注水量を調整する。

２次冷却 水を加熱し、熱効率を向上させる。

高圧給水加熱器

充てんポンプ

主給水ポンプ○復水器
ター ビンをまわした蒸気を 海水で冷やして水に戻す。

低圧
給水加熱器

○脱気器
２次 冷却水中に溶け込んだ空気を除去する。

雑固体焼却設備
焼却炉
使用済
燃料

排ｶﾞｽ
ﾌｨﾙﾀ ﾌｧﾝ

使用済燃料ピット

管 理区域内で使 用した清 掃用の紙や布 等を焼却し、体積を減らす。

中央制御室
中央制御盤

原子炉
保護設備

プラント設備当該箇所

中央制御室制御盤 警報状況

交換した中性子束
信号回路のカード

リレーラック内のカード

用語の解説○

原子炉保護回路
原子炉の異常を検知し、原子炉を自動停止させる回路○

ΔＴ高トリップ信号
ΔＴとは、一次冷却材の高温側の温度と低温側の温度の差であり、原子炉の出力に相当する。
一次冷却材平均温度、原子炉圧力及び原子炉出力（中性子束）から、警報を発信するΔＴの設定値を計算する。実測のΔＴが設定値を超えると、トリップ信号が発信し、原子炉を自動停止（トリップ）させる。

○原子炉トリップパーシャル信号
異常時に原子炉を停止させるための信号（一次冷却材流量低、過大温度ΔＴ大等）は、３もしくは４回路の検出回路のうちの２回路以上が動作した時に原子炉停止（トリップ）信号を出す。
これらの検出回路が１回路だけ動作した場合には、原子炉は停止しないが、トリップパーシャル（停止信号部分動作）の信号が発信する。

周 辺 環 境 放 射 線 調 査 結 果（県環境放射線テレメータ 装置 により確認 ）平成20年12月２日(火)
測定値 （シンチレーション検出器）
測定局
時刻
8:30
8:40
8:50
9:00
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ(九町越) １７１７１７１６
九町ﾓﾆﾀﾘﾝグポ ｽﾄ
２３２３２３２３
愛 湊浦ﾓﾆﾀﾘﾝグポ ｽﾄ
１５１４１５１５媛 伊方越 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
１９１９１９１９
県 川永田 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２４２４２５２４
豊之浦 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
１３１３１３１３加周ﾓﾆﾀﾘﾝグポ ｽﾄ
２６２６２６２７
大成ﾓﾆﾀﾘﾝグポ ｽﾄ
２１２０２１２０
四 ﾓﾆﾀﾘﾝグ ｽﾃｰｼｮﾝ
１４１４１４１６
国 ﾓﾆﾀﾘﾝグポ ｽﾄNo.1
１４１４１５１４
電 ﾓﾆﾀﾘﾝグポ ｽﾄNo.2
１３１３１４１４
力 ﾓﾆﾀﾘﾝグポ ｽﾄNo.3
１２１２１２１２㈱ ﾓﾆﾀﾘﾝグポ ｽﾄNo.4
１４１４１４１４※ 降雨の 状況： 有 ・ 無
伊方発電所の排気筒モニタ等にも異常なかった。

（単位：ﾅﾉグ ﾚｲ／時）
平常の変動幅の最大値
9:10 降雨時 降雨時以外
１６４６１９２３４８２５１５３７１６１９４６２２―５１２７１３４３１４２６５４３０２１３６２２１４４１１７１４４４１６１３４５１６１２４６１５１３４４１６（参考）１ 環境放射線の測定値は、降雨等の気象要因や自然条件の変化等によ り変動 するので、原子力安全委員会の環境放射線モニタリング指針に基づき、測定値を「平常の変動幅」と比較して評価しています。
「 平 常 の 変 動 幅 」 は 、 過 去 ２ 年 間 （ 平 成 18、 19年 度 ） の 測 定 値 を 統 計 処 理 し た 幅（平均値±標準偏差の３倍）としており、一般に、測定値が「平常の変動幅」の最大値以下であれば、問題のない測定値と判断されます。
２ 環 境 放 射 線 は 線 量 ( グ ﾚｲ)で 表 さ れ ま す が 、 一 般 的 に 、 こ れ に 0.8を 乗 じ て 、 人 の 被ば く の 程 度 を 表 す 線 量 (ｼ- ベ ﾙﾄ)に 換 算 し て い ま す 。
例 え ば 、 線 量 率 約 20ﾅﾉ グ ﾚｲ／ 時 の 地 点 で は 、 １ 年 間 に 約 0.14ﾐﾘｼ- ベ ﾙﾄ（ ミ リ は ナ ノの 100万 倍 を 表 す ） の 自 然 放 射 線 を 受 け る こ と と な り ま す が 、 こ れ は 、 胃 の Ｘ 線 検 診を１回受けた場合の４分の１程度の量です。