NITTO CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD.
2012年12月 第1版

防火区画貫通部におけるパテの使用方法（製品別用途）

NITTO CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD.

用使用製品

途

プラシール
ＮＦ-５DS-Ｎ

プラシール
ＮＦ-１１ＴＦ

プラシール
ＮＦ-１２ＨＭ

製品写真

ケーブル直配線（ＰＦ管、ＣＤ管を含む）

貫通部
材

鋼製電線管配線【使用条件】

不燃性配管
（鋼管等）

可燃性配管
（塩ビ管、被覆銅管等）

使用出来ません

使用可能

使用可能

使用可能

【両側１ｍ以上突出し】【管の全長＝２００ｍｍ以上】

使用可能

使用出来ません

誠に申し訳ございませんが、弊社製品では対応出来ません。
大臣認定工法取得社の工法で施工して下さい。

NITTO CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD.

プラシールＮＦ－５ＤＳ－Ｎが使用可能な電気配線の方法【中空壁】【コンクリート・ALC 壁】【コンクリート・ALC 床】【施工条件】○防火区画の壁もしくは床の表面から鋼製電線管が両側とも１ｍ以上突出されていること【建築基準法施行令第129条の2の5第1項第七号イ】※鋼製電線管の長さが１ｍ未満の場合は国土交通大臣認定工法による施工が必要となります。

【施工方法】○鋼製電線管と開口部の隙間→プラシールNF-5DS-N等の不燃材料で埋め戻す○鋼製電線管の両端部→プラシールNF-11TF又はプラシールNF-12HM等の耐熱シール材等を充填する※上記以外の製品を使用される場合は所轄の行政機関等に確認して下さい。

NITTO CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD.

プラシールＮＦ－５ＤＳ－Ｎが使用可能な不燃性配管の方法【中空壁】【コンクリート・ALC 壁】【コンクリート・ALC 床】【施工条件】○防火区画の壁もしくは床を貫通する配管は、不燃材料であること【建築基準法施行令第129条の2の5第1項第七号イ】※難燃性配管及び可燃性配管の場合は使用出来ません【施工方法】○不燃性配管と開口部の隙間→プラシールNF-5DS-N等の不燃材料で埋め戻す

NITTO CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD.

ケーブルが貫通する構造体を選択してください
ケーブル、ＰＦ管、ＣＤ管

直配線（プラシールNF-11TF及びNF-12HM）【中空壁】【ALC・コンクリート壁】【ALC・コンクリート床】

その他の構造体

NITTO CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD.

直配線の場合の施工方法【中空壁（石膏ボード）壁の場合】【施工方法】○延焼防止措置
１．せっこうボードの奥面からプラシールNF-11TF
又はプラシールNF-12HMのいずれかを充填する（両面とも50mm厚以上の充填厚さ及び開口部周囲に10mm幅以上の被りをとる）【国土交通大臣認定工法】
PS060WL-0574 ： プラシールNF-11TF
PS060WL-0575 ： プラシールNF-12HM
丸穴開口のみの適用となります
詳細はカタログ又は認定書をご確認下さい【関連法令】
建築基準法施行令 第129条2の5第1項第七号ハ

NITTO CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD.

直配線の場合の施工方法【ＡＬＣ壁・コンクリート壁の場合】【施工方法】○延焼防止措置
１．プラシールNF-11TF又はプラシールNF-12HMのいずれかを充填する（100mm厚以上）【国土交通大臣認定工法】
PS060WL-0583 ： プラシールNF-11TF
PS060WL-0582 ： プラシールNF-12HM
丸穴開口のみの適用となります
詳細はカタログ又は認定書をご確認下さい【関連法令】
建築基準法施行令 第129条2の5第1項第七号ハ

NITTO CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD.

直配線の場合の施工方法【ＡＬＣ床・コンクリート床の場合】【施工方法】○延焼防止措置
１．床上側から充填補助金具（C-7H、CS-7H、FA-7H×2本（φ75未満時）のうちいずれか）を設置する
２．床上側からプラシールNF-11TF又はプラシールNF-12HMのいずれかを充填する(70mm厚以上）【国土交通大臣認定工法】
PS060FL-0584 ： プラシールNF-11TF
PS060FL-0585 ： プラシールNF-12HM
丸穴開口のみの適用となります
詳細はカタログ又は認定書をご確認下さい【関連法令】
建築基準法施行令 第129条2の5第1項第七号ハ

NITTO CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD.

ケーブルが貫通する構造体を選択してください
ケーブル、ＰＦ管、ＣＤ管 鋼製電線管配線（プラシールNF-11TF及びNF-12HM）【中空壁】【ALC・コンクリート壁】【ALC・コンクリート床】

その他の構造体

NITTO CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD.

鋼製電線管配線（管の全長＝200mm以上）の場合の施工方法【中空壁（せっこうボード）の場合】【施工方法】○鋼製電線管と開口部の隙間①プラシールNF-11TF ②プラシールNF-12HM③モルタル ④コンクリートのいずれかで埋め戻す○延焼防止措置
１．管の両端に充填補助金具（FA-5H）を設置
２．管の両端にプラシールNF-11TF又はプラシールNF-12HMのいずれかを充填する(各50mm厚以上）【国土交通大臣認定工法】
PS060WL-0574 ： プラシールNF-11TF
PS060WL-0575 ： プラシールNF-12HM
丸穴開口のみの適用となります
詳細はカタログ又は認定書をご確認下さい【関連法令】
建築基準法施行令 第129条2の5第1項第七号ハ

NITTO CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD.

鋼製電線管配線（管の全長＝200mm以上）の場合の施工方法【ＡＬＣ壁・コンクリート壁の場合】【施工方法】○鋼製電線管と開口部の隙間①プラシールNF-11TF ②プラシールNF-12HM③モルタル ④コンクリートのいずれかで埋め戻す○延焼防止措置
１．管の両端に充填補助金具（FA-5H）を設置
２．管の両端にプラシールNF-11TF又はプラシールNF-12HMのいずれかを充填する(各50mm厚以上）【国土交通大臣認定工法】
PS060WL-0574 ： プラシールNF-11TF
PS060WL-0575 ： プラシールNF-12HM
丸穴開口のみの適用となります
詳細はカタログ又は認定書をご確認下さい【関連法令】
建築基準法施行令 第129条2の5第1項第七号ハ

NITTO CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD.

鋼製電線管配線（管の全長＝200mm以上）の場合の施工方法【ＡＬＣ床・コンクリート床の場合】【施工方法】○鋼製電線管と開口部の隙間①モルタル ②コンクリートのいずれかで埋め戻す○延焼防止措置
１．管の上側から充填補助金具（C-7H、CS-7H、FA-7H×2本のうちいずれか）を設置する
２．管の上側からプラシールNF-11TF又はプラシールNF-12HMのいずれかを充填する(70mm厚以上）【国土交通大臣認定工法】
PS060FL-0584 ： プラシールNF-11TF
PS060FL-0585 ： プラシールNF-12HM
丸穴開口のみの適用となります
詳細はカタログ又は認定書をご確認下さい【関連法令】
建築基準法施行令 第129条2の5第1項第七号ハ

NITTO CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD.

その他の構造体

誠に申し訳ございませんが誠に申し訳ございませんが、弊社では大臣認定工法を取得していないため対応出来ません。
弊社製品では対応出来ません。

法令上、下記のいずれかの措置が必要となります。

大臣認定工法取得社の工法で①貫通する部分から1m以内の距離にある部分を不燃材料（不燃性配管等）で造る。
施工して下さい。

【建築基準法施行令第129条の2の5第1項第七号イ】

不燃性配管等と開口部の隙間は、プラシールNF-5DS-N等の不燃材料で埋める。
【建築基準法施行令第112条15項、建設省告示第1378号、第1385号等】②大臣認定工法取得社の工法で施工を行う。【建築基準法施行令第129条の2の5第1項第七号ハ】