日越石炭火力技術交流会で ULTY-V plus の講演を実施
2 月 25 日、弊社は JCOAL 殿の依頼を受け「日越石炭火力技術交流会」で ULTY-V plusの講演を実施しました。
※JCOAL 殿は本年度も NEDO 殿よりカーボンリサイクル・先進的な火力発電技術等の普及展開事業の採択を受け、現在事業を進められています。

今回の交流会のテーマは、1) 日本およびベトナムのカーボンニュートラルに関わるクリーンコールテクノロジー、2) 排ガス、排水の拡散シミュレーション技術、3) ULTY-V plus の紹介で、日本側より 9 社、ベトナム側より国営電力企業グループである EVN 社を含む 4 社が参加しました。
今回の講演の機会を通じご参加された各社に ULTY-V plus を認知いただいたことで、ベトナム展開に向けて貴重なアピールの場となりました。
弊社はこれからも引き続き、ULTY-V plus の海外展開により持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

Giới thiệu hệ thống tối ưu hóa điều khiểnNhiên liệu Lò hơi (ULTY-V plus)“Sản phẩm được nhận giải thưởng GiảiCục trưởng Cục Tài nguyên năng lượng”
Ngày 25 tháng 2 năm 2022
Hội thảo Giao lưu kỹ thuật nhiệt điện than Nhật – ViệtCông ty CP giải pháp xanh NYK IdemitsuMở đầuTăng tỷ trọng phát điện bằng Năng lượng tái tạo(Điện mặt trời, điện gió,…)Loại bỏ các Nhà máy nhiệt điện than hiệu suất thấpTrong thời gian tới, sự biến động phụ tải sẽ rõ rệt hơn bởi nhiệt điện than trởthành nguồn điện điều tần, do vậy dự kiến nhà máy điện bị suy giảm hiệusuất sẽ tăng lên.
Áp dụng ULTY-Vplus©2019 NYK IDEMITSU Green Solutions Co., Ltd. All rights reserved.

Giảm nhiên liệuGiảm CO21

1. Đặc trưng của ULTY-V plusLắp đặt bổ sung vào hệ thống điều khiển lò hơi hiện có (DCS)→ cắt giảm từ 0.6% ~ 1.5% lượng nhiên liệu sử dụngl Tối ưu hóa điều khiển nhiên liệu từ tính năngtự học tích hợp AI (trí tuệ thông minh)l Đóng góp lớn cho ổn định hóa khả năng điềukhiển tổ máy, góp phần nâng cao hiệu suất lòhơi và cắt giảm lượng phát thải CO2.
l Không cần cải tạo tổ máy, có thể kết nối đơngiản với hệ thống DCS sẵn có.
l Có tính tương thích rộng rãi từ (Trên) Siêu tớihạn, Cận tới hạn Lò hơi tầng sôi. Đa dạng vớicả chủng liệu nhiên liệu.
l Đã có thành tích áp dụng cho trên 100 tổ máyHình ảnh bên ngoài ULTY-V plusl Bảo hành cắt giảm 0,5% nhiên liệu.

©2019 NYK IDEMITSU Green Solutions Co., Ltd. All rights reserved.

22-1. Những tồn tại của điều khiển lò hơi thông thườngNguyên nhân gây bất ổn định điềukhiển Lò hơiSai khác với nhiên liệuthiết kế (tính trạng, độ ẩm)Ảnh hưởng bởi cácngoại loại khác nhưphụ tải biến độngTrạng thái vận hành bất ổnđịnh (áp lực, nhiệt độ hơi)Thay đổi nhiệt độkhí gió, nướcĐốt trộn nhiều loạinhiên liệuThay đổi theo thời gian như của mặttruyền nhiệt lò hơi hay cái khác dovận hành trong thời gian dài.

Do đặc tính nhiên liệu, nhiệt trị, bẩn buồng lửa,thổi bụi, nhiệt độ gió – nước,… làm vận hành lò bị bấtổn định (đặc biệt là áp lực hơi mới)Cố gắng loại bỏ biến động bằng mạch điều khiểnBoiler Master hiệu chỉnh áp lực.
Điều chỉnh PID của hiệu chỉnh áp lực hơi mới và hàmnhiên liệu Boiler master được lập dựa trên giá trị thiếtkế nên chỉ tiêu cài đặt điều chỉnh lệch khỏi giá trị tối ưuNhiệt trịNhiên liệusuy giảmKết quả là gây tổn thất năng lượngÁp lựchơi chínhTrạng thái vận hành lò hơi luôn biến đổi liên tụcLưu lượngĐường liền: có lệchĐường đứt đoạn:trạng
theo nhiều nguyên nhân bên ngoài. Gây lệch thông nhiên liệuthái thiết kếsố các loại của hệ thống điều khiển lò (thừa thiếuGây điều khiển cấp nhiên liệu quá nhiều theo sựnhất thời lượng nhiên liệu đưa vào), làm điều khiểnbiến động áp lựclò bất ổn định.
©2019 NYK IDEMITSU Green Solutions Co., Ltd. All rights reserved.

32-2. Hiệu quả áp dụng ULTY-V plusTrước khi bật ULTY-V plusỔn định lưulượng nhiênliệuÁp lực hơichínhLưu lượngnhiên liệuỔn định BoilerMasterỔn định áp lựchơi mớiSau khi bật ULTY-V plusBiến động giảmLưu lượng nhiên liệu nhờ vào tín hiệu hiệu chỉnh củaULTY-V plus sẽ được tối ưu hóa, Lò hơi luôn duy trìchu trình cháy ổn định. Nhờ đó sẽ phòng ngừa việccấp dư thừa nhiên liệu vào do sự biến động áp lực gâyra, giảm lưu lượng nhiên liệu sử dụngÁp lực hơichínhGiảm lượng sử dụngLưu lượngnhiên liệuULTY-V plus là hệ thống chính xác hóa hóa điều khiển quá trình cháy lò hơi,thực hiện vận hành tổ máy, cắt giảm lượng nhiên liệu sử dụng!
©2019 NYK IDEMITSU Green Solutions Co., Ltd. All rights reserved.

42-3. Khái quát hệ thống ULTY-V plus (1)Tính ra lượng hiệu chỉnh từ 2 điểm “Yêu cầu phụ tải” và “Boiler Master”Thiết bịSơ đồ hệ thốngđiều khiển lòLò hơiPXÁp lực kế hơi(bộ phát tín hiệu)GĐiều khiểnBoiler
MasterMWDPIDFXTính thêmnhânHàmnhiên liệuHiệu chỉnh cho điềukhiển Boiler MasterNhiên liệu t/hTính ra hệ số nhiên liệu sát với thực tếThực tếThiết kếBMBID0

MWMWDBoiler MasterTải yêu cầuMỗi lần thao tác hiệuChỉ tiêu hiệu＝＝chỉnh áp lực hơi chính Chỉnh bởi ULTYHệ thống tối ưu hóa điều khiểnnhiên liệu lò hơi ULTY-V plusTính ra độ lệch với thực tế của lượng điều khiển lò từ 2 chỉ tiêu Boiler Master/ Tải yêu cầu, từ đó hiệuchỉnh về lượng nhiên liệu theo sát trạng thái thực tế. Nhờ đó đưa ra điều khiển nhiên liệu chính xác, ổnđịnh vận hành lò và hiệu quả cũng tăng lên.
©2019 NYK IDEMITSU Green Solutions Co., Ltd. All rights reserved.

52-3. Khái quát hệ thống ULTY-V plus (2)• Hiệu chỉnh nhiệt trị• Giải bỏ thành phần bùtích phân
• Tính năng tự học• Đáp ứng toàn bộ tải vận hành• Đáp ứng theo loại thanCắt giảm tiêu thụ nhiên liệu(đánh giá bởi số lần đơn vị nguyên)Đối tượng thiết bị, nhiên liệuULTY-V plus

ULTY-VS plusThiết bịLò truyền thốngLò tuần hoàn tầng sôiĐặctrưngNhờ việc bổ sung hiệu chỉnh chính xác theo cácngoại loạn cho lò làm tối ưu hóa điều khiển nhiênliệu, thực hiện cháy ổn định cho lò. Từ đó có thểnâng cao tính ổn định của các quá trình như nhiệt độ,áp lực, lưu lượng,… và cắt giảm lượng nhiên liệucấp. Có thể đưa vào áp dụng đa dạng cho cả lò phátđiện, lò sinh hơi,… không cứ vào hình thái vận dụng.

Do nhu cầu để nâng cao hq chi phí nhiên liệu cho lòtuần hoàn tầng sôi nên đã phát triển kiểu mới phù hợplò tuần hoàn tầng sôi. Với việc sử dụng chênh ápconvert nên có thể nắm bắt chính xác được trạng tháinhiên liệu của lò tầng sôi vốn có sự hiến động tải lớnvà trạng thái nhiên liệu thay đổi nhiều. Trong cả lòtầng sôi cũng sẽ phát huy hiệu quả như ULTY-V plus.

Nhiênliệu

Chuyên đốt than, đốt trộn than với nhiên liệu phụ/dầu nặng, chuyên đốt sinh khối, đốt trộn sinh khối, RPF,…
©2019 NYK IDEMITSU Green Solutions Co., Ltd. All rights reserved.

63. Vấn đề tồn tại của điều khiển lò hơi hiện tạiHơi mớiMáy phátTurbineMáy cấp thanPXBộ phát tín hiệuLượng nhiên liệu đưa vào
Lưu lượng không khíSơ đồ điềukhiển sẵn cóĐiềukhiểnVanMáy nghiềnLò hơiPID hiệuchỉnh áplực hơi mớiPIDPID＋FXFXHàm tỷ gió & nhiên liệuPhụ tảiyêu cầuHàm nhiên liệuHàm nhiên liệul Hàm nhiên liệu cài đặt dựa trên nhiệt trị than thiếtkế và hiệu suất tổ máy khi điều chỉnh chạy thử.

Lượng nhiên liệu(t/h)

Thực tếCài đặtBị lệchBoiler Master(%)

l Khi than thay đổi hay mặt truyền nhiệt thay đổitheo thời gian làm giá trị cài đặt và giá trị thực tếvênh nhau.
l Sự sai lệch của hàm nhiên liệu gây ra độ lệch củalưu lượng cấp nhiên liệu hay áp lực hơi mới, từ đógây khuếch đại dao động.

©2019 NYK IDEMITSU Green Solutions Co., Ltd. All rights reserved.

74-1. Tối ưu hóa hàm nhiên liệu bởi ULTY-V plus
ULTY-V plus sẽ hiệu chỉnh (sửa) sự sai lệch của giá trị cài đặt với thực tế của hàmnhiên liệu theo từng dải phụ tải, ghi nhớ và ghi đè thường xuyên liên tục trong hệthống, tối ưu hóa hàm nhiên liệu.
Hệ số hiệu chỉnhLệch

Cài đặtĐường nối giá trị ghi

1.10Thực tếHệ số hiệu chỉnhLượng cấp nhiên liệu(t/h)

Hàm nhiên liệuGiá trị ghi hệ số sửa

1.05
1.00
0.95
0.90

5080

1005080100

Boiler Master(%)
Boiler Master(%)Điều khiển lượng cấp nhiên liệu dựa trên hệ số hiệu chỉnh đã ghi nhớ → ổn định lò hơi.
©2019 NYK IDEMITSU Green Solutions Co., Ltd. All rights reserved.

8

4-2. Điều khiển Lò hơi sau khi lắp đặt ULTY-V plus
Hơi mớiMáy phát

TurbinePX

Máy cấp thanBộ phát tín hiệuLượng nhiên liệu đưa vào
Lưu lượng gió

Phụ tảiyêu cầuPID hiệuchỉnh áplực hơi mới＋×PIDPIDFXFXULTY-V plus

Phụ tải yêu cầu÷TB transfer

Boiler MasterTính toánTự học-AILưu, ghi đèHệ số hiệu chỉnh
ULTY-V plusLưu lượng nhiên liệuHàm nhiên liệuLò hơiHàm tỷ gió&nhiên liệuHiệu chỉnhCài đặt

Boiler masterLưu lượng gióSơ đồ điềukhiển hiện có Van ĐiềuKhiển

NghiềnLượng cấp than

ULTY-V plus tính toán mức độ thao tác hiệu chỉnháp lực hơi mới từ phụ tải yêu cầu và Boiler Master,tối ưu hóa lưu lượng cấp nhiên liệu.

©2019 NYK IDEMITSU Green Solutions Co., Ltd. All rights reserved.

95-1. Hiệu quả của việc áp dụng ULTY-V plus(1)Nâng cao tính điều khiển áp lực hơi mới※Giá trị thực tế của Cty C (CS: 175MW, nhiên liệu: Than) số dữ liệu: 3600l Nhờ vào việc điều khiển của ULTY-V plus được liên tục nên quá trình mục tiêucần hướng tới được ổn định.
Phân bố áp lực 9:00~10:00 14/3

Phân bố áp lực 12:00~13:00 14/3

ULTY OFFÁp lực hơi mớiULTY ONÁp lực hơi mới

14/3 9:00～10:00 Khi không có ULTY-V plus

14/3 12:00～13:00 Khi điều khiển ULTY-V plusĐộ lệch tiêu chuẩn σ=0.029110868 / Trung bình μ=16.557796

Độ lệch tiêu chuẩn σ=0.0155169 / Trung bình μ=16.555201

Nhờ vào hiệu quả hiệu chỉnh ULTY-V plus:・Giá trị quá trình dần tập trung về giá trị trung bình (giá trị trung tâm)・Sự phân tán (độ lệch tiêu chuẩn) nhỏ đi ＝ Chuyển sang trạng thái ngọn núi phânbố cao lên.
©2019 NYK IDEMITSU Green Solutions Co., Ltd. All rights reserved.

105-2. Hiệu quả của việc áp dụng ULTY-V plus(2)Nâng cao tính điều khiển áp lực hơi mới※Giá trị thực tế của Cty C (CS: 175MW, nhiên liệu: Than) số dữ liệu: 3600l Nhờ vào việc điều khiển của ULTY-V plus được liên tục nên quá trình mục tiêucần hướng tới được ổn định.
Phân bố lượng nhiên liệu 9:00~10:00 14/3

Phân bố lượng nhiên liệu 12:00~13:00 14/3

ULTY OFFLượng nhiên liệuULTY ONLượng nhiên liệu14/3 9:00～10:00 Khi không có ULTY-V plus

14/3 12:00～13:00 Khi điều khiển ULTY-V plusĐộ lệch tiêu chuẩn σ=0.278626569 / Trung bình μ=34.888718

Độ lệch tiêu chuẩn σ=0.134 / Trung bình μ=34.65193

Nhờ vào hiệu quả hiệu chỉnh ULTY-V plus:
・Giá trị quá trình dần tập trung về giá trị trung bình (giá trị trung tâm)・Sự phân tán (độ lệch tiêu chuẩn) nhỏ đi ＝ Chuyển sang trạng thái ngọn núi phânbố cao lên.
©2019 NYK IDEMITSU Green Solutions Co., Ltd. All rights reserved.

115-3. Hiệu quả của việc áp dụng ULTY-V plus(3)Ổn định nhiệt độ hơi Thí nghiệm trong điều kiện khó khăn chỉ trong khoảng 1 tiếng làmtăng từ phụ tải tối thiểu lên phụ tải cực đại.

Đạt phụ tải mục tiêuÁp lực hơi mớiPhụ tải tăngĐạt phụ tải mục tiêuNhiệt hơi mớiNhiệt độ hơimới được ổnđịnh hóaNhiệt độ hơi tái nhiệt(℃)

Nhiệt hơi táiThời gianNhiệt độ hơi mới(℃)

Nhiệt độ hơi tái nhiệt(℃)

Thời gianThời gianNhiệt độ hơi mới(℃)

CS máy phátÁp lực hơi mới(Mpa)Phụ tải tăngULTY ONÁp lực hơi mới(Mpa)

ULTY OFFThời gianCực đạiCài đặtLệchNhiệt hơi mới573.2℃569℃＋4.2℃Nhiệt hơi tái

546.0℃

541℃＋5.0℃

Cực đạiCài đặtLệch

Nhiệt hơi mới

571.0℃

569℃＋2.0℃Nhiệt hơi tái

546.0℃

541℃＋5.0℃©2019 NYK IDEMITSU Green Solutions Co., Ltd. All rights reserved.

125-4. Hiệu quả của việc áp dụng ULTY-V plus(4)Giảm nhiệt độ khói thải※ Kết quả thực tế ở Cty A (CS: 175 MW, Nhiên liệu: Than)l Quá trình cháy ổn định được kéo dài, duy trì trạng thái hấp thụ nhiệt tốt nênnhiệt độ khí thải giảm.
l Công suất phát, áp lực & nhiệt độ định mức turbine cũng duy trì ổn định nên cảhiệu suất lò hơi và turbine được nâng cao.
136
134

132.0

132
130

ULTY-V plus OFF ULTY-V plus ON
46.4
46.2
46.0

Tăng
0.3%

46.3

46.0

45.8
45.6
ULTY-V plus OFF ULTY-V plus ONHiệu suất lò hơi(%)

46.6

136.6

Giảm
4.6℃

Hiệu suất tổ máy(%)

Nhiệt độ khí thải(℃)

138Hiệu suất Turbine(%)

140

92.5
92.0
91.5

Tăng
0.7%

92.1

91.4

91.0
ULTY-V plus OFF ULTY-V plus ON
42.8
42.6

Tăng
0.5%

42.6

42.4
42.2

42.1

42.0
41.8
ULTY-V plus OFF ULTY-V plus ON©2019 NYK IDEMITSU Green Solutions Co., Ltd. All rights reserved.

13

5-5. Hiệu quả của việc áp dụng ULTY-V plus(5)Giảm hàm lượng chưa cháy hết trong tro※ Giá trị thực tế ở Cty B (CS: 220MW, Nhiên liệu: Than)l Quá trình cháy ổn định kéo dài nên cải thiện tính cháy lan truyền, làm giảm hàmlượng chưa cháy hết trong tro.
l Từ đó hiệu suất lò hơi được nâng cao.
Than A

Than BHàm lượng chưa cháy hết(%)

4.0

Giảm
1.0%

3.6

3.0

2.6

2.0
1.0Hàm lượng chưa cháy hết(%)

5.0

5.0

4.0

3.4

3.0

Giảm
0.9%2.5

2.0
1.0
0.0

0.0
ULTY-V plus OFF

ULTY ONULTY-V plus OFF ULTY-V plus ON©2019 NYK IDEMITSU Green Solutions Co., Ltd. All rights reserved.

14

6. Kinh nghiệm cung cấpNgành
Phát điệnNgành côngnghiệpLò tuần hoànLò tầng sôi

TổngC.ty phát điện17421IPP

9-9Thép

15

1SX Giấy

1215

Chế dầu, Hóa chất24

1Xi măng

358025

Tổng75105※ tháng 12/2021

l Có thể áp dụng vào đa dạng các nhà máy, không kén kiểu lò hay phương thứcvận hành.
l Có thể đáp ứng đa dạng chủng loại nhiên liệu như Than, dầu nặng, khí phụ phẩm,Biomass,… (trừ lò hơi chuyên đốt khí thiên nhiên)l Sở hữu bằng sáng chế đặc biệt©2019 NYK IDEMITSU Green Solutions Co., Ltd. All rights reserved.

15

7. Cấu hình tiêu chuẩn

Rộng:

700mm

Sâu:

700mm

Cao:1610mm

Nặng:280kg

Tên gọiULTY-V plus

Phát triển & Cung cấpCông ty CP giải pháp xanh NYKIdemitsuĐiện tiêu thụ0.3kVANhiệt độ xung quanh

5～35℃Độ ẩm8～85%(không kết sương)Cấu tạo TB điều khiểnCấu hình 3 mặtCard I/OCấu hình 2 mặtCấu hình nguồn điệnCấu hình 2 mặtChức năng Man-machine

Màn hình, bàn phím

OSWindows 10 Professional

HDD500GB（RAID1）

DVDMulti※Thi công kết nối ULTY-V plus với DCS sẵn có do khách hàng thực hiện.
Yêu cầu kỹ thuật thi công sẽ do NYK Idemitsu cung cấp.
©2019 NYK IDEMITSU Green Solutions Co., Ltd. All rights reserved.

16

Xin trân trọng cảm ơn sự chú ý lắng nghe!

Công ty CP giải pháp xanh NYK Idemitsu