［異常時通報連絡の公表文（様式１－１）］
伊方２号機主給水ポンプの空気抜き弁の異常について
21． ７ ． 10
原子力安全対策推進監(内 線 2352)［異常の区分］国への法律に基づく報告対象事象
県の公表区分
外部への放射能の放出・漏えい
発生日時
異常の概要

発生場所
種類

有・
無
[評価レベル － ]Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ有・
無
[漏えい量 － ]２１年６月２７日１８時１０分
１号・２号・３号・共用設備
管理区域内 ・ 管理区域外
・設備の故障、異常・地震、人身事故、その他［異常の内容］
６ 月 27日 (土 )19時 00分 、 四 国 電 力 (株 )か ら 、 別 紙 の と お り 、 伊 方 発 電 所 の 異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
１ 定 期 検 査 中 の 伊 方 発 電 所 ２ 号 機 に お い て 、 ６ 月 27日 (土 )18時 10分 頃 、 主 給水ポンプ２Ｃケーシング空気抜き弁に不具合があることを保修員が確認した。
２ 今後、当該弁を点検する。
３ 本事象による環境への放射能の影響はない。
その後、四国電力から、起動に向けて主給水ポンプ２Ｃ起動準備に伴う水張りのため、空気抜き弁を開操作したところ、空気抜きができなかったとの連絡がありました。
［復旧状況等］
６ 月 28日 (日 )10時 30分 、 四 国 電 力 (株 )か ら 、 そ の 後 の 状 況 に つ い て 、 次 の とおり連絡がありました。
１ 当該弁は、２号機の起動に向けて主給水ポンプ２Ｃ起動準備に伴う水張り時に開操作したところ、空気抜きができなかったため、分解点検した結果、弁体が弁座に固着し、弁体と弁棒との嵌め合い部が割れていることを確認した。
２ こ の た め 、 弁 本 体 を 新 品 に 取 替 え て 、 健 全 性 を 確 認 し 、 ６ 月 28日 (日 )10時
20分 、 通 常 状 態 に 復 旧 し た 。
３ 他の２台の主給水ポンプの空気抜き弁は正常であり、給水機能に問題なく、プラント起動に影響なかった。
４ 今後、詳細調査を行う。
５ プラントへの影響及び環境への放射能の影響はない。
県としては、八幡浜支局原子力安全室の職員を伊方発電所に派遣し、現場の状況等を確認しております。

（伊方発電所及び周辺の状況）
１号機
２号機
３号機
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況
周辺環境放射線の状況
原子炉の運転状況

運転中（出力％） ・停止中
運転中（出力％） ・停止中
運転中（出力103％） ・停止中
通常値
・異常値
通常値
・異常値

（参考）

１

国への法律に基づく報告対象事象
核原料物質、核燃料物質及び原子 炉の規制に関する法律に基づき、国（経済 産業省原子力安全・保安院等）に対し 、一定レベル以上の事故・故障等を報告す ることが義務付けられている。
国への法律に基づく報告対象事象 に該当すれば、国際原子力機関が定めた評 価尺度に基づき、７から評価対象外ま での９段階の評価レベルが示されるので、 異常の程度を判断する目安となる。評 価対象外以下のものについては、安全に関 係しない事象とされている。

２

県の公表区分

区分
Ａ

内

容○安全協定書第11条第２項第１号から第10号までに掲げる事態（放射 能の放出 、原子 炉の停止 、出力抑 制を伴う 事故・故 障、国へ の報告対象事象等）○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態（大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生等）○その他特に重要と認められる事態
Ｂ○管理区域内の設備の異常○発電 所の運転 ・管理 に関する 重要な計 器の機能 低下、指 示値の有 意な変化
○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき○その他重要と認められる事態

Ｃ
３○区分Ａ，Ｂ以外の事項
管理区域内・管理区域外
その場所に立ち入る人の被ばく管 理等を適切に実施するため、一定レベル（ ３月間に１．３ミリシーベルト）を超 える被ばくの可能性がある区域を法律で管 理区域として定めている。原子炉格納 容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、 放射能を含む一次冷却水の流れている 系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性 廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。
異常発生の場所が管理区域の内か 外かによって、異常の程度を判断する目安 となる。

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ）
発信年月日

平成 ２１年

発伊方発電所

信者

当 該 機号 機

６月２７日（ 土 ）１９時００分井原

１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)(定格出力)

発生時 １．出力
MW にて（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
状 況 ２．第２１回 定期検査中
設備トラブル ・ 人身事故 ・１．発生日時： ６月２７日
２．場

所：

３．状

況：２号機

地震・ その他

１８時１０分頃

タービン建家地下１階（管理区域外）

伊方発電所２号機は定期検査中のところ、本日１８時１０分頃
主給水ポンプ２Ｃケーシング空気抜き弁に不具合があることを保修員が確認しました。
発生状況
概要運転状況

備考

今後、当該弁を点検することとします。
なお、放射能による外部への影響はありません。

１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ、第２報）
発信年月日

平成 ２１年

発

伊方発電所

信者

当 該 機号 機

６月２８日（ 日 ）

１０時

３０分

林

１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)(定格出力)

発生時 １．出力
MW にて（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
状 況 ２．第２１回 定期検査中
設備トラブル ・ 人身事故 ・１．発生日時： ６月２７日
２．場

所：

３．状

況：２号機

地

震・ その他

１８時１０分頃

タービン建家地下１階（管理区域外）

伊方発電所２号機は定期検査中のところ、６月２７日１８時１０分頃主給水ポンプ２Ｃケーシング空気抜き弁に不具合があること［第 1 報にてお知らせ済み］
を、保修員が確認しました。

発生状況
概要

当該弁は、２号機の起動に向けて主給水ポンプ＊２Ｃ起動準備に伴う水張り時に開操作したところ、空気抜きができなかったため、分解点検した結果、弁体が弁座に固着し、弁体と弁棒との嵌め合い部が割れていることを確認しました。
* 主給水ポンプは蒸気発生器に給水を行うものであり、２号機には３台設置されている。
このため、弁本体を新品に取替えて、健全性を確認し、本日１０
時２０分、通常状態に復旧しました。
なお、他の２台の主給水ポンプの空気抜き弁は正常であり、給水機能に問題なく、プラント起動に影響ありませんでした。
今後、詳細調査を行います。
本事象によるプラントへの影響および外部への放射能の影響はありません。

運転状況

備考

１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中空気抜き弁
配管の内径：15mm
ﾊﾝﾄﾞﾙの直径：約 10cm

主給水ポンプ空気抜き弁（左側の弁が故障）

弁箱の様子（弁体が割れ、弁箱に残っている。）

弁棒の様子

弁体の割れた部分（左側はハンドル。弁体が外れている。）

11

用語の解説○主給水ポンプ
蒸気発生器に給水を行うポンプであり、２号機には３台設置されている。

周 辺 環 境 放 射 線 調 査 結 果（県環境放射線テレメータ 装置 により確認 ）平成21年6月27日(土)
測定値 （シンチレーション検出器）
測定局
時刻
17:50 18:00 18:10 18:20
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ(九町越) １６１６１６１６九町ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２２２３２３２３
愛 湊浦ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
１５１６１５１５媛 伊方越 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
１９１９１９１９
県 川永田 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２２２１２２２２
豊之浦 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
１１１１１１１０加周ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２５２４２４２４
大成ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２１２１２０２１
四 ﾓﾆﾀﾘﾝグｽﾃｰｼｮﾝ
１４１４１４１４
国 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.1
１３
１４１４１４電 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.2
１３
１３
１４１３
力 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.3
１２１２
１２１２㈱ ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.4
１３１３１３１３※ 降雨の 状況：有 ・無伊方発電所の排気筒モニタ等にも異常なかった。

（単位：ﾅﾉグﾚｲ／時）
平常の変動幅の最大値
18:30 降雨時 降雨時以外
１６４６１９２３４８２５１５３７１６１９４６２２２１５１２７１０４３１４２４５４３０２１３６２２１３４１１７１３４４１６１３４５１６１２４６１５１２４４１６（参考）１ 環境放射線の測定値は、降雨等の気象要因や自然条件の変化等によ り変動 するので、原子力安全委員会の環境放射線モニタリング指針に基づき、測定値を「平常の変動幅」と比較して評価しています。
「 平 常 の 変 動 幅 」 は 、 過 去 ２ 年 間 （ 平 成 18、 19年 度 ） の 測 定 値 を 統 計 処 理 し た 幅（平均値±標準偏差の３倍）としており、一般に、測定値が「平常の変動幅」の最大値以下であれば、問題のない測定値と判断されます。
２ 環 境 放 射 線 は 線 量 (グﾚｲ)で 表 さ れ ま す が 、 一 般 的 に 、 こ れ に 0.8を 乗 じ て 、 人 の 被ば く の 程 度 を 表 す 線 量 (ｼ-ベﾙﾄ)に 換 算 し て い ま す 。
例 え ば 、 線 量 率 約 20ﾅﾉグﾚｲ／ 時 の 地 点 で は 、 １ 年 間 に 約 0.14ﾐﾘｼ-ベﾙﾄ（ ミ リ は ナ ノの 100万 倍 を 表 す ） の 自 然 放 射 線 を 受 け る こ と と な り ま す が 、 こ れ は 、 胃 の Ｘ 線 検 診を１回受けた場合の４分の１程度の量です。