（６）金属製簡易収納庫 （ストックヤード）[計画・設計、施工要因]

不具合例は、施工関連以外の設計・他工事に関連する不具合例も含まれている。キーワードは事象又は原因を示す。

注）当項目表は、一般的な事例であり、メーカー、機種、現場状況により異なります。

不備がある場合の不具合例
要因・時期キーワード No.

不具合事例注） 検査・確認事項の（○）は必要に応じて実施あるいは実施する方が望ましい項目を示す

検査・確認事項
不具合事例※小分類

検査・確認項目・撤去物（既存ﾃﾗｽや設置物 等）の確認をする
取付け位置に障害物や ・柱基礎位置の地下埋設物（給排水管､ﾏｽ､ﾒｰﾀ等）を干渉物がある
確認する
・電線、雨樋、室外灯 等の干渉物を確認する
・車両駐車ｽﾍﾟｰｽ､作業ｽﾍﾟｰｽ､材料保管場所､搬入ｽ
作業ｽﾍﾟｰｽが確保でき ﾍﾟｰｽ 等を確認する
ない
・建築図面（平面・立面）が事前入手できているか確認
する

検査・確認時期
検査・確認方法・
判定方法

施工時
完成時
施工前 施工中 施工後

備考

計 画・設 計打合せ・
確 認[01] 施工できない
納まらない

計 画
・
設 計

打合せ
・
確 認

[01]計 画
・
設 計
計 画
・
設 計
計 画
・
設 計
計 画
・
設 計

打合せ
・
確 認
打合せ
・
確 認
打合せ
・
確 認
打合せ
・
確 認

[01] 施工できない
納まらない

施工する製品の部材が・荷受け、荷積み時に必ず検品を実施する
揃っていない引渡し後に製品の[02] 変形・損傷・破壊が発生する
引渡し後に製品[02] の変形・損傷・破壊が発生する
引渡し後に製品[02] の変形・損傷・破壊が発生する

積雪時に２階屋根から落雪して製品が損壊す
る

施工前
準 備

搬 入・
保 管

工事車両を駐車する場 ・搬入経路、駐車場 等が確保されているかを確認する[03] 材料を現場搬入で 所がないために材料を ・取付け箇所（階数 等）の確認はされているかチェック ・建築図面にて確認する
きない
・現場調査にて確認する
現場搬入できない
する

施工前
準 備

搬 入・
保 管

[04]

製品の変形、損傷 荷降ろし時に部材を落がある
して製品が損傷する

施工中

取付け

[05]

・製品に指定されたボルト・ネジ類を使用して正しく組立設計強度基準を満たさてられたかを確認する
組立て・施工不良 ないことにより製品が破・部材はメーカー指定のものかを確認する
損・破壊する・施工方法はメーカー指定の方法かを確認する○

・指定以外のボルト、ネジ類は使用しない
こと

施工中

取付け

[05]

躯体（下地）への固定不・固定用のﾎﾞﾙﾄ･ﾈｼﾞ類は指定のものを使用して確実に組立て・施工不良 良による破損・製品の脱構造下地に固定されているかを確認する
落の発生

○ （○）

・外壁の種類は何かを確認すること（ALC・RC 等）

施工中

取付け

[05]

施工中

取付け

[05]

施工中

取付け

[05]

施工中

取付け

柱ｱﾝｶｰがｾｯﾄされてい ・搬入時にｱﾝｶｰ部品を確認する[06] 柱基礎の施工不良 ないため吹上げで柱が ・ｺﾝｸﾘｰﾄ打設前に柱ｱﾝｶｰがｾｯﾄされているかを確認す
浮く（抜ける）
る

施工できない納まらない・現場にて現物を目視確認する
・現場にて実測による確認を行
なう
・元請または施主との打合せ
により確認する
・建築図面または現場状況を目視確認する

・落雪の恐れがある取付場所かどうかを確認する

・現場調査時に目視確認する
・各市町村の建築指導課や凍上現象によって製品 ・寒冷地に該当する場合は凍結深度を確認して基礎穴 地方公共団体に確認するが損壊する深さを考慮する・構造下地の種類や所要寸法を建築図面・現認等・設置条件を満たす各要所（構造下地 他）寸法が確保
躯体構造下地の強度不されているか現場責任者と施工者で各部の納まり等を で相互確認する
足による製品の損壊確認する・現場での荷扱いや部材の保管には細心の注意を払う
・目視確認する・部材の開梱時には変形や損傷がないかを点検する

・目視確認ｽﾙ製品の構成部材を締結
・各部材が堅固かつ確実に嵌合固定されているかを確 ・触診により確認する
組立て・施工不良 しているﾎﾞﾙﾄ･ﾈｼﾞ類が脱認する・矩計図等の建築図面にて確落する
認する
・屋根ふき押え材に緩み、外れ等がないかを確認する ・現場での実測にて確認する
・屋根ふき材は押して動かない状態になっているかを確 ・計測器具にて数値確認する
屋根ふき材のバタつき、 認する組立て・施工不良
漏水が発生する
・屋根ふき材ののみ込み寸法は左右均等になっているかを確認する
・波板の重ね代が規定以上になっているかを確認する
組立て・施工不良

完成した製品が傾いて ・製品各部位のレベル（水平・垂直・直角）が正しくいる（歪んでいる）出ているかを確認する

○○
○
○
○
○
○
○ （○）

○ （○）

○

○
○

・波板仕様の場合はＪＩＳ製品を使用すること・一般的な波板の重ね代基準は [屋根面]：
２山半重ね以上 [囲い面]：１山半重ね以上・割栗石の投入有無と確実に填圧したかを確認する
・基礎寸法が設計基準通りの寸法になっているかを確認する○

・地盤の軟弱（地耐力が低い）ところでは柱の埋込み深さや基礎ｻｲｽﾞの大きさを考慮すること

取付け・基礎ｺﾝｸﾘｰﾄは規定の混合比及びスランプ値が遵守さ ・現場での実測にて確認する・計測器具にて数値確認する
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの表面にク れているかを確認する[06] 柱基礎の施工不良
ラックが発生する・基礎ｺﾝｸﾘｰﾄは指定の基礎資材が使用されているかを確認する○

・ｾﾒﾝﾄ急結剤は使用しないこと
・海砂、海砂利は使用しないこと
・ｺﾝｸﾘｰﾄ投入後に十分に付込みを施すこと
・ｺﾝｸﾘｰﾄの打設後は養生を施すこと

施工中

取付け

[06] 柱基礎の施工不良 柱内部の凍結膨張によって製品が破損する

・基礎の付け根位置にあたる柱に水抜き穴(6～10Ф)を確実にあけたかを確認する

○施工中

シーリン
[07] 漏 水グ・構造下地に下穴を抜いた際にはｼｰﾘﾝｸﾞを確実に充填躯体内部への漏水が発 してからﾎﾞﾙﾄ･ﾈｼﾞ固定しているかを確認する
生する・躯体への固定ﾎﾞﾙﾄ（ｺｰﾁｽｸﾘｭｰ）は若干斜め上方向にねじ込まれているかを確認する○

シーリン[07] 漏 水
グ・切れや剥離等がなく、十分かつ綺麗に仕上処理され製品部位から漏水が発 ているかを確認する
生する・製品指定のシーリング材・プライマー・防水関連資材 ・目視確認する
ｼｰﾘﾝｸﾞの意匠性品質の を正しく使用したかを確認する
・組立・施工説明書の記載内
不良を指摘される・製品指定の箇所に洩れなく、正しいシーリング充填処 容を確認する
理がなされていることを確認する

○

施工中

取付け

[06] 柱基礎の施工不良 柱の沈下が起きる

施工中

施工中

・目視確認する○○ （○）

・ｱﾙﾐ材が亜鉛･ｽﾃﾝﾚｽ以外の金属と接触する場合は必ず電気的絶縁処理を施すこと施工中

シーリン[07] 漏 水
グ

施工中

その他

施工中

その他

施工中

その他

施工後
・完成時

点 検

[11] ボルト・ネジ類の緩 部材嵌合部の固定があ ・ﾎﾞﾙﾄ･ﾈｼﾞ類の取付け洩れや締め忘れ箇所がないかを ・目視確認する
みや締め忘れまいためグラつく
確認する
・触診により確認する

（○） ○

施工後
・完成時

点 検

・施工図等の仕様情報を確認
施工（設計）プラン
完成したｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞのｻｲ ・施工図や要領書通りの仕様に施工しているかを確認 する[12] の仕様と製品現物
ｽﾞが設計ﾌﾟﾗﾝより小さい する・目視確認するの仕様が異なる・現場での実測にて確認する

（○） ○

施工後
・
完成時
施工後
・
完成時
施工後
・完成時

養 生
・
清 掃
養 生
・
清 掃

施工後
・
完成時

養 生
・
清 掃

点 検

ｱｸﾘﾙ･ﾎﾟﾘｶ材にひび割 ・シーリング材はﾒｰｶｰ指定（推奨）のものを使用していれが発生するるかを確認する

・屋根材（アクリル・ポリカ）に接触する部位にシーリングを施す箇所には必ず【シリコン系脱アルコール型】のシーリング材を使用すること ※シーリングメーカーによっては【脱】の表現がなく単に【アルコール型】と表記されている物もある

ｱﾙﾐ材とｽﾁｰﾙ材を直接[08] アルミ部材が腐食 接触させて固定したため ・ｱﾙﾐ材が亜鉛･ｽﾃﾝﾚｽ以外の金属と接触していないか ・目視確認する
するを確認する
電蝕が起きる
熱膨張によって構 ｱﾙﾐ材や樹脂材の熱膨・熱膨張（熱伸び）を考慮した長さに加工されているか ・目視確認する[09] 成部材の変形や異 張によりｷｼﾐ音･ｺｽﾚ音を確認する
・現場での実測にて確認する音が発生するが発生する
施工中に足場設備から・保護帽、保護具、安全用具・養生材等を着用・装着し[10] 労災事故・物損事 転落する・現物を指差確認する
故て安全施工を実施しているかを確認する
躯体に損傷が生じる・部材の表面に損傷がないかを点検・確認する
柱に工具が当たって打・目視確認する・部材に異物やﾓﾙﾀﾙ等の付着がないかを点検・確認す痕ができた・触診により確認するる
完成品の汚れ完成した製品に砂埃が ・完成した製品のｸﾘｰﾆﾝｸﾞを実施したかを確認する[14] 現場周辺の散らか 付着したままになってい ・施工作業終了後に確実な３Ｓ（整理・整頓・清掃）を実りる施したかを点検・確認する
完成品の汚れ・目視確認する
残材や残土が現場に置[14] 現場周辺の散らか・産廃物等を確実に現場から持ち帰ったを確認する
・点検表等を活用した実施ﾁｪｯ
きっぱなしになっているり
ｸにより確認する・施工完了後に完成した製品に傷や汚れがないかを必
完成品の汚れ柱基礎部分の形材表面ず点検する[14] 現場周辺の散らか にｺﾝｸﾘｰﾄが付着して剥・必要箇所に傷や汚れ防止の養生処理を施したかを確り離できない
認する[13] 部材の傷・へこみ

○
○

○

（○） ○
○

・汚れ等は中性洗剤にて洗浄すること○

・産廃物は指定の場所に廃棄すること・廃棄物処理業者へ依頼する

○

施工後
・完成時

その他

[15] 取扱い説明の不備

・予め取決められた所定の位置（場所）に‘引渡し物’
・目視確認する製品引渡し後の定期清 （取扱い説明書 等）を保管したかを確認する
・現物を指差確認する
掃の方法が分らない・居住者のいる現場では施主に取扱い説明書を忘れず ・点検表等を活用した実施ﾁｪｯに渡したかを確認する
ｸにより確認する○［簡易収納庫施工以外の要因］
・元請または建築士に確認す
る・施主との打合せにより確認する○[17] 施工できない・工程表で確認する
関連他工事が完了して ・屋外配管工事等、関連他工事が完了されているかを ・現場調査時に目視確認する
いない
確認する
・現場監督者・施主に工程を確認する○[18] 施工後の損傷

製品施工後に関連他工 ・損傷の状態を点検・確認する事による損傷が発生
・適切な養生を施していたかを確認する
する
・責任の所在を明確にする

計 画
・設 計

打合せ
･
確 認

[16]

施工前
準備

工 程

施工後

その他

コンプライアンス違 建築確認申請を行って ・建築確認申請が必要な工事かを確認する
反いない
・民法や地域の条例等に抵触しないかを確認する

・現場監督者・施主と共に確認する

・建築確認申請が必要な場合はその旨を施主に説明すること
・建築確認申請が不要（床面積が10㎡以内）の工事でも、商品を設置することによって法令等に抵触することがあるため、計画の際には元請や建築士の指示を仰ぐこと○

・発生時には現場監督者・施主に速やかに報告すること
・修理・補修方法について現場監督者・施主の判断を仰ぐこと