フシマン株式会社

TEL.03-5755-7859（代表）http://www.fushiman.co.jp

PLG61-2型 減圧弁

直動形減圧弁

気体用Type PLG61-2 Pressure Reducing Valves● PMD31L 型減圧弁の更に低圧用です。

1減圧弁（気体用）●一次圧バランス方式を採用しているため、一次側圧力の変動の影響を受けません。なお、バランス部にはダイヤフラムやベロフラムを使用しているため、摩擦や漏れはありません。
●弁体に合成ゴムを使用しているため、漏れはありません。
●呼び径 65 以上は PRL 型減圧弁をお使いください。

■仕様及び材料
一次側2.5～

空気その他の非腐食性気体

400kPa

温度℃

二次側
設定範囲
0.5～1.4
1.2～3.3
3.0～8.0
7.0～200～

圧力流体

80

主要部材料
弁箱

ダイヤフラム室本体

ばね保護筒

弁座

弁体
ダイヤフラム

鋳鉄

圧延鋼

鋳鉄青銅

合成ゴム

接続
フランジ

JIS 10K
全面座

備考 1．弁箱が鋳鋼又はステンレス鋼鋳鋼製も製作致します。
2．ASME 150 は呼び径 20、25、40、50 について製作致します。
3．弁体、ダイヤフラムなどの合成ゴムは NBR が標準ですが、FKM（ふっ素ゴム）、カルレッツなども準備しております。
4．二次側設定圧力 0.3kPa まで製作致します。また、一次側圧力 0.7MPa まで製作致します。
5．接気部がゴム不使用及び銅合金不可も製作致します。

■性能
2.0kPa最小設定差圧（参考：1kPa≒100㎜水柱）

設定圧力の15%（最小値0.3kPa）以下

1オフセット（ ）2締切り昇圧（ ）（3）
最小調整可能流量（ 2 ）弁座漏れ量0.4kPa以下（呼び径 15・20・25）
1.5kPa以下（呼び径 32・40・50）
呼び径15・20・25：0.5～2m3/h（標準状態）
呼び径32・40・50：5～10m3/h（標準状態）なし

1

注（ ） 圧力条件によっては 15％より大きくなる場合があります。
（ 2 ） 一次側圧力と設定圧力の差が大きい程大きくなります。
（ 3 ） 気体の種類に無関係です。

流量特性図
締切り昇圧

オフセット（Ｂ特性）

設定圧力

Ｂ特性

二次側圧力

OR
オフセット（Ａ特性）
Ａ特性

最小調整可能流量0

備考

定格流量特性
一般にA特性を示しますが、呼び径15～25は、一次特性
側圧力と設定圧力の差が大きいと B 特性のようになります。なお、B特性において特性ORが最大となる場合もあり、この時はORがオフセットとなります。

100％流量■Cv値
呼び径152025324050

Cv

1.82.63.96.38.313

呼び径選定においては、Cv値の他に最大流量の制限があります。詳細は次ページの呼び径選定の項を参照してください。

31PLG61-2型 減圧弁■呼び径選定呼び径選定図により適正呼び径を選定してください。

1．一次側圧力が 0.2 ～ 0.4MPa で設定圧力が 0.5 ～ 3.0kPa の場合は、流量制限があります。下の最大流量表を参照ください。
2．一次側圧力及び設定圧力が一定でなく範囲がある場合は、その差圧が最小となる一次側圧力及び設定圧力で呼び径を選定してください。

3．以上により求められた呼び径と配管径とは必ずしも同じではありません。配管径は、許容圧力損失や配管設備費などを考慮して別に定められます。
୭೰գႁ402050 6080 100200300 400

30֚ষ௰գႁ kPa

2010kPa108543akP

65a

使用例Ａ

42ႁգ௰ষ֚

減圧弁（気体用）

1ଷࡠၠၾํս̃

13๤ਹ

0.50.50.60.8
1.01.4cb‫أ‬ഽ⟢ ⠍2.00204060809045de10ၠၾ20ࡤ͍ࠂ

152030503m /hȪດ੔ેఠȫf10025324050200300400500

一次側圧力 20kPa
設 定 圧 力 5kPa
温度 60℃比
重 空気に対し0.8
流量 70m3/h（標準状態）
1．圧力 設定圧力と一次側圧力の交点a から下方へ。
2．比重 基準を比重1（空気）としていますから交点bが得られ、流体の比重が1ならそのまま下降しますが本例は 0.8 のため斜線に沿って上り 0.8 との交点 c を求め、 c 点から下方へ。
3．温度 基準を20℃（常温）としていますから交点dを得られ、流体の温度が 20 ℃ならそのまま下降しますが本例は 60 ℃のため斜線に沿って下り60 ℃との交点 e を求め、 e 点から下方へ。
4 ．流量 e 点からの垂線と所要流量70m3/hの交点fを求めます。
f点は呼び径32と40の中間にありますから、大きい方の40を選びます。

1000

使用例Ｂ

最大流量表

（m3/h

一次側圧力 350kPa
設 定 圧 力 1.0kPa比
重 空気に対し1.2
温度 40℃
流量 150m3/h（標準状態）
設定圧力と一次側圧力の交点ｇは制限流量（最大流量）の範囲にあります。
この場合は左の最大流量表から150m3/h以上流すことが出来て150m3/hに一番近い呼び径32を選びます。

標準状態）

呼び径

最大流量（ 4 ）1560

209025120

32200

40260503704

注（ ） 気体の種類に無関係です。

32

PLG61-2型 減圧弁■構造及び寸法

H2H2減圧弁（気体用）

1φ340

φ340

Rc 1／4H1H1H3H3

Rc 1／4153153L
呼び径

L15〜25呼び径

32〜50

寸法と質量（㎜、㎏）

L
呼び径

弁箱

鋳鉄

質量鋳鋼・ステン
弁箱
レス鋼鋳鋼

H1H2H3弁箱

鋳鉄

弁箱

鋳鉄・ステン
レス鋼鋳鋼

15180180813682518.52020185185813682518.5202519619684372302021322202309239553232540220

2309239553242550230

23092395532527

備考 JPI及びASMEの場合は、面間寸法Lが若干異なります。

■分解・手入れに必要なスペース
呼び径

15 ～ 50

配管中心から上方に600

配管中心から下方に320（㎜）33PLG61-2型 減圧弁■配管例
PLG61-2型
減圧弁

背圧弁
又は安全逃し弁

一般に5d以上

圧力計

圧力計
Y型
仕切弁 ストレーナ

仕切弁
d［呼び径（A）］

絞り弁

ドレン

減圧弁（気体用）

1

下りこう配検出管

バイパス
予備弁（玉形弁）止め弁

止め弁
ドレントラップ

バイパス管 予備弁（玉形弁）

1．配管に当たっては、図示のごとく取り付けてください。減圧弁の作動不良の大部分は配管中の鉄くず、ごみなどによるものですから、減圧弁を取り付ける前に配管内の清掃を十分行ってください。

2．減圧弁は、弁箱の鋳出し矢印又は弁箱に取り付けてある矢印銘板の矢印の方向と気体の流れ方向を必ず一致させて、正立に取り付けてください。取り付けに当たっては、配管の応力を弁箱にかけないよう十分注意してください。

3．減圧弁は外部検出方式のため、必ず検出管を接続してください。検出管はダイヤフラム室及び検出管内にドレンが滞留しないよう下りこう配にしてください。

4．減圧弁の二次側配管径は、一般に管内流速が 5 ～ 15m/s 以下となるような大きさが適当です。（低圧のときは圧力損失を考慮して流速を十分遅くします。
）

5．減圧弁の絞り弁は、通常全開で使用します。減圧弁の作動が不安定な場合、絞り弁を絞って使用しますが、絞り弁を全閉にしますと減圧弁が減圧動作をしなくなりますので注意してください。

34