Gestion centrale de la configuration desappareils Bürkert

Manuel d‘utilisation - Logiciel

Sous réserve de modifications techniques.
© Bürkert Werke GmbH & Co. KG, 2018
Operating Instructions 1812/00_EU-ML_00810713 / Original DE

Table des matières
1

CONCERNANT LE PRÉSENT MANUEL.................................................................................................41.1

Symboles.......................................................................................................................................4

1.2

Adresses........................................................................................................................................4

1.3

Garantie légale..............................................................................................................................4

1.4

Informations sur Internet..............................................................................................................52

UTILISATION CONFORME......................................................................................................................53

DESCRIPTION DU PRODUIT..................................................................................................................643.1

Définition de la gestion centrale de la configuration...................................................................63.2

Composants de la gestion de la configuration............................................................................63.3

Conditions préalables...................................................................................................................7CONFIGURATION....................................................................................................................................84.1

4.2
56

Fournisseur de configuration........................................................................................................84.1.1

Activation de la fonction via le Bürkert Communicator.................................................84.1.2

Activation de la fonction via l’écran...............................................................................9Appareil de configuration.............................................................................................................9DIAGNOSTIC.........................................................................................................................................115.1

Fournisseur de configuration......................................................................................................115.2

Appareil de configuration...........................................................................................................12

REMPLACEMENT D’APPAREIL............................................................................................................133deutsch﻿Concernant le présent manuel1

CONCERNANT LE PRÉSENT MANUEL

Le présent manuel fournit des informations sur les fonctions de la gestion centrale de la configuration desappareils Bürkert. Le manuel s’adresse aux personnes qui projettent, installent, mettent en service et entretiennent la mise en réseau d’appareils.
Informations importantes pour la sécurité.
Vous trouverez les consignes de sécurité et les informations concernant l’utilisation des appareils ou produits de communication dans le manuel correspondant.
▶▶Lire attentivement ce manuel.

1.1Symboles
Désigne des informations complémentaires importantes, des conseils et des recommandations.

Renvoie à des informations dans ce manuel d’utilisation ou dans d’autres documentations.
Identifie une opération que vous devez effectuer.
Identifie un résultat.
MENUE Représentation du texte de l’interface logicielle.

1.2

Adresses

Allemagne
Bürkert Fluid Control Systems
Sales Center
Christian-Bürkert-Str. 13-17
D-74653 IngelfingenTel. + 49 (0) 7940 - 10-91 111
Fax + 49 (0) 7940 - 10-91 448
E-mail: info@burkert.com
InternationalLes adresses se trouvent sur Internet sous : www.burkert.com

1.3

Garantie légale

La condition pour bénéficier de la garantie légale est l‘utilisation conforme de l‘appareil dans le respect desconditions d‘utilisation spécifiées.

4deutsch﻿Concernant le présent manuel

1.4

Informations sur InternetLes manuels et les fiches techniques des produits Bürkert sont disponibles sur Internet à l'adresse suivante :www.burkert.fr

2

UTILISATION CONFORME

La fonction de la gestion centrale de la configuration est conçue de façon à pouvoir remplacer aisément
et rapidement les appareils de communication Bürkert.
▶▶Lors de l’utilisation, il convient de respecter les données et conditions d’utilisation et d’exploitation
admissibles de chaque appareil ou produit, spécifiées dans les documents contractuels et dans lemanuel.
▶▶Utiliser la fonction uniquement en association avec les appareils et composants étrangers recommandés
et homologués par Bürkert.
▶▶Les conditions pour l’utilisation sûre et parfaite sont une installation dans les règles ainsi qu’une utilisation
et une maintenance soigneuses.

5deutsch﻿Description du produit

3

DESCRIPTION DU PRODUIT

Ce paragraphe contient des descriptifs et des explications sur la fonction de la gestion de configuration
d’appareils Bürkert.

3.1

Définition de la gestion centrale de la configuration

La fonction de la gestion centrale de la configuration permet de remplacer rapidement les appareils Bürkert
sans opérations de configuration supplémentaires.
Objectif de la configuration :•• Remplacement aisé des appareils défectueux.

3.2

Composants de la gestion de la configuration•• Fournisseur de configuration•• Appareil de configuration
La gestion centrale de la configuration s’accompagne d’un fournisseur de configuration, lequel lit les configurations des appareils de configuration et les sauvegarde dans une unité centrale.
Un remplacement de l’appareil géré est identifié par le fournisseur de configuration sur le réseau. Le fournisseur de configuration paramètre automatiquement le nouvel appareil avec la configuration sauvegardée
du précédent appareil.

Fournisseur deconfiguration(unité de commande centrale)
6

Figure 1 :Appareils de configuration

Exemple de composants de la gestion centrale de la configuration

deutsch﻿Description du produit

La condition préalable à la configuration automatique est un appareil portant le même numéro d’identification avec un numéro de série différent.
Autres conditions préalables requises :•• SCV2 ME4x
- fente de connexion identique•• Appareils disposant d’une adresse configurable de manière fixe par interrupteur DIP- adresse identique•• Compact Connect Module- position de montage identique

3.3

Conditions préalables

Conditions préalables pour la gestion centrale de la configuration :•• La fonction du fournisseur de configuration est activée,•• Le fournisseur de configuration possède une carte SD.

7deutsch﻿Configuration

4CONFIGURATION
Le logiciel « Bürkert Communicator » et la description générale du logiciel se trouvent sur le site
Internet de Bürkert.
Vous trouverez la description détaillée des appareils ou produits de communication dans le manueld’utilisation correspondant.

4.1

Fournisseur de configuration

4.1.1

Activation de la fonction via le Bürkert Communicator

La fonction du fournisseur de configuration ne doit être activée qu’une seule fois.
Les réglages du fournisseur de configuration sont disponibles dans le menu suivant :Menu: Réglages généraux → Vues détaillées Paramètre → Fournisseur de configuration

COMMUNICATOR
Fichier Appareil Modifier

VueOptions
1

BureauOutils

Paramètre

büS COM4

Paramètre

Communication industrielle

Diagnostic

MaintenanceFournisseur de configuration

ÉtatActifRéinitialiser toutes les configurations d‘appareilArrêtForcer la reconfiguration de tous les appareilsArrêtRéglages généraux
8DI

Slot 01

8DI

Slot 02

8DI

Slot 03

3AI3DO
Slot 04

Zoom

Figure 2 :1

Réglages généraux

Graphique

Gateway ME43

Aide

100%

Vues détaillées Paramètre pour fournisseur de configuration

8deutsch﻿Configuration

Paramètre pour Fournisseur de configuration
Niveaux 1

Niveaux 2

Description

Fournisseur deconfiguration

État

Activer ou désactiver la fonction

Réinitialiser toutes les configurations d‘appareil

Est exécuté après un redémarrage del’appareil

Forcer la reconfiguration de tous
les appareils

Est exécuté après un redémarrage del’appareil

4.1.2

Activation de la fonction via l’écranMenu → Parameter → Cfg.Provid. → On

4.2

Appareil de configuration
L’appareil est configuré en usine et ne doit donc pas être configuré.

Les réglages de l’appareil de configuration sont disponibles dans le menu suivant :Menu: Réglages généraux → Vues détaillées Paramètre → Appareil de configuration

COMMUNICATOR
Fichier

Modifier

Appareil

Vue

Options

OutilsAideRéglages généraux

BureauGraphique

Paramètre

büS COM4ParamètreDiagnostic

MaintenanceAppareil de configuration
Mise en marche
automatique

ModeGateway ME43

Changer de mode

8DI

Slot 01

EntréesRéglages généraux
8DI

Slot 02

8DI

Slot 03

3AI3DO
Slot 04

Zoom

Figure 3 :100%

Vues détaillées Paramètre pour appareil de configuration
9deutsch﻿Configuration

Paramètre pour appareil de configuration
Niveaux 1

Niveaux 2

Description

Appareil de configuration

Mode

Définit si la configuration doit être gérée par unappareil. Si Mise en marche automatique, attented’un fournisseur puis passage à Actif (état de livraison)

Changer de mode

Les appareils sont livrés de façon standard à l’état Mise en marche automatique.

L’état passe à actif dès qu’un fournisseur actif est présent dans le même réseau.
1

Réglages généraux
Paramètre
Paramètre

Diagnostic

MaintenanceAppareil de configuration
Actif

Mode
Changer de mode

Figure 4 :Mode actif

Si la configuration n’est pas gérée correctement par un fournisseur, l’appareil de configuration affiche unmessage de maintenance de couleur bleue.

10deutsch﻿Diagnostic5DIAGNOSTIC

5.1

Fournisseur de configuration

Un message de maintenance de couleur bleue signale qu’un appareil de configuration manque ou que lereconfiguration de l’appareil n’a pas eu lieu.
Le menu suivant permet de consulter des messages d’état détaillés :Menu: Réglages généraux → Vues détaillées Diagnostic → Fournisseur de configuration

COMMUNICATOR
Fichier Appareil Modifier

VueOptions

OutilsAide1

ME43_8MFCs
1 appareil manque1

BureauParamètre

Graphique

DiagnosticbüS COM4

MaintenanceFournisseur de configuration

ÉtatAttente de modifications

Nombre de configurations d‘appareil enregistrées

10- Dont nombre de configurations hors ligne

0- Dont nombre de reconfigurations demandées0

Nombre d‘appareils reconfigurés0

Nombre de configurations d‘appareil chargées

0

Slot 02

Nombre d‘appareils manquant

1

8DI

Slot 03

Nombre de processus de chargement de configuration
défectueux

0

3AI3DO

Nombre de reconfigurations défectueuses

0

Gateway ME43
Communication industrielle
Réglages généraux
8DI

Slot 01

8DI

Slot 04

Appareils gérés
100%Zoom

Figure 5 :DiagnosticVues détaillées Diagnostic pour fournisseur de configuration

Diagnostic pour Fournisseur de configuration
Niveaux 1
Fournisseur deconfiguration

Niveaux 2
État
Nombre de configurations d‘appareil
enregistrées

Description
Attente de modifications
Informations depuis le dernierdémarrage de l’appareil- Dont nombre de configurations horsligne- Dont nombre de reconfigurations
demandéesNombre d‘appareils reconfigurésInformations depuis le dernierdémarrage de l’appareil
Nombre de configurations d‘appareil
Informations depuis le dernierchargées
démarrage de l’appareil
Nombre d‘appareils manquantInformations depuis le dernierdémarrage de l’appareil
Nombre de processus de chargement de Informations depuis le dernierconfiguration défectueux
démarrage de l’appareil
Nombre de reconfigurations
Informations depuis le dernierdéfectueusesdémarrage de l’appareil
Appareils gérés
deutsch11﻿Diagnostic

5.2

Appareil de configuration

Un message de maintenance de couleur bleue signale qu’au moins une configuration n’est pas gérée correctement. Dans ce cas, un remplacement de l’appareil n’est pas possible.

Maintenance requise18DI
La configuration n’est PAS gérée
par un autre appareil. Confirmer
pour désactiver cette fonction.

Confirmer

Figure 6 :Message de maintenance

Le menu suivant permet de consulter des messages d’état détaillés :Menu: Réglages généraux → Vues détaillées Diagnostic → Appareil de configuration

COMMUNICATOR
Fichier Appareil Modifier

VueOptions

OutilsAide11

BureauGraphiqueParamètre

büS COM3

Diagnostic

Diagnostic

MaintenanceAppareil de configuration

État mémoire transférable
Gateway ME43

État

8DINombre de reconfigurations

Slot 01

EntréesRéglages généraux
8DI

Slot 02

8DI

Slot 03

3AI3DO
Slot 04

ZoomFigure 7 :100%

Vues détaillées Diagnostic pour appareil de configuration

12deutschL‘appareil est géré par fournisseur
Gestion par fournisseur
1﻿
Diagnostic

Diagnostic pour appareil de configuration
Niveaux 1

Niveaux 2

Description

Appareil deconfiguration

État mémoire transférable

L’appareil est géré par un fournisseur

État

Gestion par fournisseur

Nombre dereconfigurations

6REMPLACEMENT D’APPAREIL

Procédure en cas de remplacement d’un appareil :→→Remplacer l’appareil souhaité.
Un remplacement de l’appareil administré est détecté par le fournisseur de configuration et l’appareil redémarre 1 minute après l’intégration au réseau.
L’appareil remplacé a appliqué la configuration de l’appareil précédent.
Un message de maintenance de couleur bleue signale que le fournisseur de configuration n’est pas
administré correctement et que le remplacement de l’appareil n’a pas eu lieu correctement.
Le message de maintenance apparaît 180 s après le démarrage.

13

deutschwww.burkert.com