◇火災原因調査シリーズ(15)

動物が原因で出火した火災事例について

東京消防庁予防部調査課
はじめに類は,ヤマトゴキブリなど体長 3cm 程度の大分電盤やコンセントなどの電気設備から型のものから体長 1cm 程度のチャバネゴキ

出火した火災や人がいない部屋から出火しブリなどで,家庭やオフィス等で多く見受た火災の原因を調べてみると意外な犯人がけられます。

いることに気づきます。

火災概要

東京消防庁管内(稲城市,東久留米市及びこの火災は,耐火造 3 階建て飲食店併用共島しょ地域を除いた東京都全域)で,動物同住宅 1 階の飲食店調理場に設置された壁(ゴキブリ,ネズミ,ペット等)が関連した火付きコンセントから出火し,1 階 20 ㎡が焼災は,毎年平均 20 件程度発生しており,これ損したものです。

らの火災事例について紹介して行きます。

出火した壁付きコンセントは,1 年程前か(表 1 参照)

ら使用されていませんでした。
焼損状況は,調理場奥の壁に設置されているコンセントから壁に沿って上方に向か事例 1 ゴキブリによる火災って焼損しているのが認められ,壁付きコンセントの焼損は著しく,モールド樹脂のゴキブリは,人類が地球上に登場するよ

一部にグラファイト化した箇所が認められりも古く,3 億年前から生息しているといわること。さらに,壁付きコンセントを分解しれ世界に約 3,500 種類。日本で,一般的な種てみると約 100 匹のチャバネゴキブリの死骸が内部に詰まった状態で認められた。
出火原因は・壁付きコンセント内の端子間に堆積したチャバネゴキブリの死骸や排泄物を介してトラッキング現象が発生し出火したものです。(写真 1,2 参照)- 60 -

は,70 年代の高度成長期にビルが増えるにつれて,従来から生息していた大型(体長 25cm 程度)のドブネズミから,小型(体長 20cm 程度)で,狭い所に入り込みやすく,警戒心の強いクマネズミが増殖してきているといわれています。
火災概要
この火災は,耐火造 9 階建て複合用途ビルの地下 1 階飲食店内の分電盤から出火し,分電盤内の配線若干が焼損したものです。
出火したのは午前 3 時ごろで,自動火災報知設備の発報により気づいた警備員が飲食店内の調理場から煙がでているのを確認し,煙の出ている分電盤の扉を開けたところ内部の動力ブレーカーの結線部分にネズミの死骸が挟まり火花が出ているのを発見した。
ゴキブリが原因の同様な火災は,95 年以

出火原因は,動力用分電盤の扉が完全に降 5 件発生しており,電子レンジ内の配線や閉まっていなかったためにネズミが侵入し基板部分に付着していたゴキブリの死骸や動力ブレーカーの一次側結線部分に接触し糞が,回路を形成し出火した事例などがあたために短絡,電線被覆に着火して出火しります。ゴキブリを見かけたら早めに駆除たものです。(写真 3,4 参照)

することが必要です。

この他に,ネズミは鋭い歯でなんでも齧ることから壁内や天井裏の屋内配線等を齧ったために短絡出火したものや,冷蔵庫の事例 2 ネズミによる火災

底部に巣を造りサーミスタにネズミの尿がかかったため絶縁不良を起こし発熱出火しネズミの行動は夜間が中心で,一日に体たケースなど,いずれの場合もネズミの習

重の 4 分の 1 の食物を食べるといわれ,食物性が出火原因に顕著に現れています。

を求めて身軽に行動し隙間さえあればどこネズミによる火災を防ぐためには,糞なにでも侵入します。

どを見かけたら早めに駆除すること。火気

都市部に生息するネズミの種類について使用設備にあっては,日頃から清掃や点検- 61 -きとなっています。ここでは,風呂釜内にクモが巣をつくったために火災となった事例を紹介します。
火災概要
この火災は,住宅敷地内の屋外に設置されたガス風呂釜から出火し,ガス風呂釜 1 台が焼損したものです。
出火した風呂釜は,4 年前に設置され,これまでに故障はなく,出火前日も異常はありませんでした。火災当日,通常どおり屋内のリモコンスイッチで点火し,5 分程すると屋外の風呂釜から白煙が出ているのを発見したものです。
焼損した風呂釜を分解してみると 7 本あるバーナーのうち 1 本が変色しており,変色しているバーナーの混合管部分にクモの巣状のものが認められ,内部にはクモ(体長 1cm 弱)の死骸が見分された。
出火原因は,混合管内にクモが袋状の巣をつくったために,本来,混合管に供給されるはずのガスが溢れてバーナーの炎で引火し,出火したものです。
を行うこと。変電室やキュービクル設備等(図 1,写真 5,6 参照)

については,火災予防条例に基づいた電線

なお,クモについて国立科学博物館に鑑管やケーブル等の貫通部の埋め戻し箇所を定依頼したところ,クモ目ハエトリグモ科確認するなどの点検が必要です。

アダンソンハエトリ(メス)と判明。
このハエトリグモ科のクモは,約 100 種類ほどで,夜は巣で寝て昼に活動し,ハエを餌にしており,板と板の隙間やタンス裏など

事例 3 クモによる火災の物陰に数時間で巣を作るとのことです。
類似火災を防ぐためには,屋外にガス風ガス風呂釜からの火災は,年間 15 件程度

呂釜を設置する場合は,ブロック等の台に発生しており,その原因のほとんどが空焚- 62 -

載せ,周囲に雑草等が繁茂しないようにするなどの点検整備が必要です。

事例 4 ペットによる火災
ペットといえば,従来は犬や猫などが中心で,これらペットの火災といえば室内に放し飼いにされていた犬や猫が使用中のストーブに可燃物を落下させたものや,蚊取線香を布団に接触させたものなどが大半を占めていました。
しかし,最近のペットブームでは飼育機器の発達や趣味の多様化などから,従来は素人が飼育することが困難とされていた爬虫類や希少価値とされる熱帯魚など,その種類は多種多様に渡っています。
火災概要(1)プレーリードックによる火災
この火災は,共同住宅の居室内から出火
し,室内 3 ㎡が焼損したものです。
出火原因は,壁付きコンセントに接続していたテーブルタップのコードを室内に放し飼いにしていたプレーリードックが齧ったために短絡し,付近の紙くずに着火し出火したものです。
同様な事例では,犬やうさぎ,ハムスターなどが電気器具の電源コードを齧ったために短絡し,出火した例があります。
(2)イグアナによる火災
この火災は,共同住宅の居室内から出火し,室内 20 ㎡が焼損したものです。
出火原因は,室内でグリーンイグアナやロシア亀などを飼育していましたが,飼育ケース内に設置されていた保温用のスポッ- 63 -(3)飼い猫による火災
この火災は,住宅の居室内のテレビから出火し,テレビ 1 台が焼損したものです。
出火原因は,テレビの上を寝場所としていた飼い猫の毛や嘔吐物が,テレビ内に入り込み電源偏向基板上に落下し,付着したため電源偏向基板の抵抗リード線間でトラッキング現象を起こして電源偏向基板に着火して出火したものです。
ペットによる火災を防ぐためには,留守にする際には放し飼いにしないことや,火気使用器具などをつけたまま外出しないことなど,飼い主の注意が必要です。

事例 5 ムササビによる火災
ムササビは,北海道を除く各地と中国や朝鮮半島に分布するリス科の哺乳類で,森林の樹上に生息し,体長は 80cm 程度,体側・四肢と尾のつけ根の問に飛膜があり,10m 程度を滑空して樹木から樹木に飛び移ります。
火災概要
トライトが何らかの原因で落下し,飼育ケ

この火災は,郊外の雑木林沿いの歩道上ース内に敷かれていたペット用のシートにに設置された柱上高圧電線から出火し,電接触したためにスポットライトの熱により線被覆若干が焼損したものです。
出火したのは午後 10 時ごろで,近隣の住出火したものです。(写真 7 参照)
同様な事例では,ウグイスの飼い主がウ民が電柱上の配線からチラチラと炎が上がグイスの鳴く時間を調節するため,タイマっているのを発見したもので,電柱の下にーをセットして使用していた白熱電球スタはムササビの焼け焦げた死骸が落下していンドに,カーテンが接触していたためカーました。
ムササビを調べてみると体長は約 80cm,テンが燃えだした例などがあります。

体重 800 グラムで,顔面や頬,鼻,前歯などが- 64 -おわりに動物に関連した火災は,いずれも人間の生活圏内に動物が入り込んで発生しており,人間が建物や火気,電気器具等の管理を徹底していれば防げるものであることが再認識させられます。
しかし,ゴキブリやネズミのように嫌われ者扱いされながらも,たくましく生息し焼け焦げており,頭や足に電撃傷と思われているものもあれば,ペットとして人間かる熱傷が認められました。

ら特別な飼育環境を与えられて初めて生息

出火原因は,ムササビが電柱に覆い被さできるものもあり,また,ムササビのようにるにように繁っていた,けやきの枝から電人間と同居しなければならなくなったもの

柱の腕金部分に飛び移り高圧電線(6,600V)など,人間側の自然保護や環境問題に対すの渡り線部分の電線被覆を齧ったため,電る取り組みについても考えさせられ「動物線→ムササビ→柱上腕金→電柱アースの経関連火災」は社会的背景を映し出した火災路で地絡したため出火したものです。ともいえます。

ムササビは,ネズミと同じ夜行性の齧歯類であり,門歯が伸びつづける習性から食物以外の電線被覆を齧ったものと思われます。(写真 8,9 参照)- 65 -