Type ME43

Passerelle bus de terrain büS vers Ethernet industriel pour
PROFIBUS DPV1, PROFINET, PROFINET S2, EtherNet/IP,
EtherCAT, Modbus TCP, CC-Link IE field basic

Manuel d'utilisation

We reserve the right to make technical changes without notice.
Technische Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications techniques.
© Bürkert Werke GmbH & Co. KG, 2017 – 2024
Operating Instructions 2406/06_FR-fr_00810575 / Original DE

Type ME43

Sommaire
1

MANUEL D'UTILISATION........................................................................................................................6
1.1

Moyens de signalisation...............................................................................................................6

1.2

Définition des termes....................................................................................................................7

2

UTILISATION CONFORME......................................................................................................................73

CONSIGNES DE SÉCURITÉ FONDAMENTALES...................................................................................8

4

INFORMATIONS GÉNÉRALES................................................................................................................9
4.1

Adresses de contact.....................................................................................................................9

4.2

Garantie.........................................................................................................................................9

4.3

Informations sur internet..............................................................................................................95

DESCRIPTION DU PRODUIT................................................................................................................10

6

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES....................................................................................................11
6.1

Normes et directives...................................................................................................................11

6.2

Conditions d'exploitation............................................................................................................11

6.3

Caractéristiques mécaniques.....................................................................................................11

6.4

Caractéristiques électriques.......................................................................................................11

6.5

Ethernet industriel.......................................................................................................................11

6.6
7

6.5.1

PROFINET IO...............................................................................................................11

6.5.2

EtherNet / IP................................................................................................................12

6.5.3

Modbus TCP................................................................................................................12

6.5.4

PROFIBUS DPV1........................................................................................................12

6.5.5

EtherCAT......................................................................................................................13

6.5.6

CC-Link........................................................................................................................13

6.5.7

OPC UA.......................................................................................................................13

Étiquette d'identification, marquage sur l'appareil...................................................................14

INSTALLATION.......................................................................................................................................15
7.1

Montage de l'appareil sur rail normalisé....................................................................................15

7.2

Procéder au raccordement électrique de l'appareil..................................................................16

7.3

Établir la liaison au bus de terrain..............................................................................................16

Français3Type ME43
﻿

8

7.3.2

Variante PROFIBUS.....................................................................................................17

7.3.3

Variante CC-Link..........................................................................................................17

Fournisseur de configuration......................................................................................................19

MISE EN SERVICE DE LA PASSERELLE DE BUS DE TERRAIN.........................................................20
9.1

Éléments de commande.............................................................................................................20

9.2

Fonctionnement avec l'écran.....................................................................................................20

9.3

Réglages du protocole pour l’intégration de l’appareil dans le réseau API.............................21

9.4
10

Ethernet industriel........................................................................................................16

CARTE MICRO SD................................................................................................................................18
8.1

9

7.3.1

9.3.1

Sélectionner le protocole.............................................................................................21

9.3.2

Saisir l'adresse............................................................................................................21

Réglages de l’écran....................................................................................................................22

MISE EN SERVICE AVEC BÜRKERT COMMUNICATOR.....................................................................23
10.1 Interface utilisateur.....................................................................................................................23
10.2 Connexion de l'appareil à Bürkert Communicator....................................................................24
10.3 Réglages du protocole pour l’intégration de l’appareil dans le réseau API.............................24
10.3.1

Sélectionner le protocole.............................................................................................24

10.3.2

Entrer l'adresse PROFIBUS.........................................................................................24

10.3.3

Saisir l'adresse CC-Link..............................................................................................24

10.3.4

Saisir l’adresse EtherCAT (alias de la station)..............................................................25

10.3.5

Saisir les paramètres Ethernet pour EtherNet/IP, PROFINET, Profinet S2, Modbus
TCP, Ethercat, CC-Link IE filed basic..........................................................................25

10.4 Configurer la passerelle de bus de terrain.................................................................................26
10.4.1

Télécharger la configuration passerelle.......................................................................26

10.4.2Modifier la configuration passerelle................................................................................ 26

10.4.3

Créer une nouvelle configuration passerelle................................................................26

10.5 Réseau büS.................................................................................................................................38

11

10.5.1

Établir un réseau BüS..................................................................................................38

10.5.2

Configurer le réseau büS.............................................................................................40MISE EN SERVICE AVEC SERVEUR WEB...........................................................................................41
11.1 Fonction du serveur web............................................................................................................414

11.2 Désactiver le serveur web par le Bürkert Communicator.........................................................41
11.3 Établir la connexion avec le serveur web..................................................................................41

Français

Type ME43
﻿11.4 Se connecter au serveur web.....................................................................................................42
11.5 Mots de passe.............................................................................................................................43
11.5.1

Modifier le mot de passe.............................................................................................43

11.5.2

Restaurer le mot de passe par défaut.........................................................................43

11.6 Configurer l'appareil...................................................................................................................43
12

OPC UA..................................................................................................................................................44
12.1 Description générale...................................................................................................................4412.2 Établir une connexion avec l'OPC UA........................................................................................44
12.2.1

Réglages sur l’appareil................................................................................................44

12.2.2Réglages pour le client OPC UA..................................................................................45

12.3 Certificat du serveur...................................................................................................................45
13

ÉLÉMENTS D'AFFICHAGE...................................................................................................................47
13.1 LEDs d'affichage de la connexion réseau vers Ethernet industriel..........................................47
13.2 LED d'affichage d'état de l'appareil...........................................................................................48
13.3 Affichages à l’écran....................................................................................................................49

14

MENUS BÜRKERT COMMUNICATOR.................................................................................................50
14.1 Configuration f(x).........................................................................................................................50
14.2 Zone de configuration « Serveur web » et « OPC UA ».............................................................50
14.3 Zone de configuration « PROFINET », « PROFINET S2» « EtherNet/IP »,« EtherCAT »,« Modbus TCP » et « CC-Link IE field basic »......................................................51
14.4 Zone de configuration « EtherCAT » ..........................................................................................52
14.5 Zone de configuration « Paramètres généraux ».......................................................................53

15

REMPLACEMENT DE L'APPAREIL......................................................................................................56

16

DÉPANNAGE.........................................................................................................................................58
16.1 Description des codes d'erreur..................................................................................................59
16.2 Indicateurs de l'état et mesures à prendre................................................................................63

17

ACCESSOIRES......................................................................................................................................6418

DÉMONTAGE.........................................................................................................................................65

19

TRANSPORT, STOCKAGE, ÉLIMINATION............................................................................................66
5

Français

Type ME43
Manuel d'utilisation

1

MANUEL D'UTILISATION

Le manuel d'utilisation décrit le cycle de vie complet de l'appareil. Ce manuel d'utilisation doit être conservé
sur site à portée de main.
Informations importantes pour la sécurité.
▶ Lire attentivement ce manuel.
▶ Respecter en particulier les consignes de sécurité, l'utilisation conforme et les conditions d'utilisation.
▶ Les personnes exécutant des travaux sur l'appareil doivent lire et comprendre le présent manueld'utilisation.

1.1

Moyens de signalisation
DANGER

Met en garde contre un danger imminent.
▶ Le non-respect entraîne la mort ou de graves blessures !

AVERTISSEMENT
Met en garde contre une situation potentiellement dangereuse.
▶ Risque de blessures graves, voire de mort en cas de non-respect.

ATTENTION
Met en garde contre un risque potentiel.
▶ Le non-respect peut entraîner des blessures moyennes ou légères.

AVIS
Met en garde contre des dommages matériels.
▶ Le non-respect peut endommager l'appareil ou l'installation.
Indique des informations complémentaires importantes, des conseils et des recommandations.

Renvoie à des informations dans ce manuel d'utilisation ou dans d'autres documentations.

Identifie une consigne pour éviter un danger.
Identifie une opération que vous devez effectuer.
Identifie un résultat.
MENU

Représentation des textes de l'interface logicielle.

6

Français

Type ME43
Manuel d'utilisation

1.2

Définition des termes

Définition des termes utilisés dans le présent manuel.
• Appareil : le terme « appareil » utilisé désigne les types d’appareil suivants : ME43
• Zone Ex : le terme « zone Ex » utilisé désigne une atmosphère explosible• Homologation Ex : le terme « homologation Ex » utilisé désigne l'homologation dans la zone explosible• büS (bus système Bürkert) : le terme « büS » utilisé désigne le bus de communication développé par
Bürkert, basé sur le protocole CANopen.

2

UTILISATION CONFORME

L'utilisation non conforme de l'appareil peut présenter des dangers pour les personnes, les installations à proximité et l'environnement.
La passerelle de bus de terrain type ME43 est utilisée comme convertisseur de bus de terrain pour lesvaleurs de process entre des participants au büS et un API Ethernet industriel.
Le type ME43 est compatible avec les protocoles de bus de terrain PROFIBUS DPV1, EtherCAT, PROFINET, PROFINET S2, EtherNet/IP, Modbus TCP, CC-Link ainsi que DeviceNet et CANopen.
▶ Pour l'utilisation, il convient de respecter les données, les conditions d'exploitation et les conditions
d'utilisation autorisées. Ces indications figurent dans les documents contractuels, dans le manuel d'utilisation et sur l'étiquette d'identification.
▶ En atmosphère explosible, utiliser uniquement des appareils homologués pour cette zone. Ces appareilssont identifiés par une étiquette d'identification Ex séparée. Pour l'utilisation, respecter les indications
figurant sur l'étiquette d'identification Ex séparée et l'information supplémentaire relative aux atmosphères explosibles ou le manuel d'utilisation séparé relatif aux atmosphères explosibles.
L'appareil▶ ne doit pas être utilisé à l'extérieur.
▶ ne doit pas être ouvert.
▶ doit être utilisé uniquement en association avec les appareils et composants externes recommandés ou
homologués par Bürkert.
▶ doit être exploité uniquement en parfait état ; veiller au stockage, au transport, à l'installation et à lacommande conformes.
▶ doit être utilisé uniquement de manière conforme.

7

Français

Type ME43
Consignes de sécurité fondamentales

3

CONSIGNES DE SÉCURITÉ FONDAMENTALES

Ces consignes de sécurité ne tiennent pas compte des événements et accidents pouvant survenir lors de l'installation, du fonctionnement et de la maintenance. L'exploitant est responsable du respect des prescriptions
locales en matière de sécurité, y compris de celles se rapportant au personnel.

Situations dangereuses d'ordre général.
Pour prévenir toute blessure, tenir compte de ce qui suit :▶ Utiliser l'appareil uniquement en parfait état et dans le respect du manuel d'utilisation.
▶ Ne pas entreprendre de modifications sur l'appareil et ne pas l'exposer à des sollicitations mécaniques.
▶ Protéger l'appareil ou l'installation d'une mise en marche involontaire.
▶ Seul du personnel qualifié et formé doit effectuer les travaux d'installation et d'entretien.
▶ Installer l'appareil conformément à la réglementation en vigueur dans le pays respectif.
▶ Garantir un redémarrage contrôlé du process après une coupure de l'alimentation électrique.
▶ Respecter les règles générales de la technique.

AVIS
Éléments et assemblages sujets aux risques électrostatiques.
L'appareil contient des éléments électroniques sensibles aux décharges électrostatiques (DES). Ces éléments sont affectés par le contact avec des personnes ou des objets ayant une charge électrostatique.
Dans le pire des cas, ces éléments sont immédiatement détruits ou tombent en panne après la mise enservice.
▶ Pour minimiser ou éviter l'éventualité d'un dommage dû à une décharge électrostatique brusque, respecter les exigences de la norme EN 61340-5-1.
▶ Ne pas toucher les éléments électroniques lorsqu'ils sont sous tension d'alimentation.

8

Français

Type ME43
Informations générales

4

INFORMATIONS GÉNÉRALES

4.1

Adresses de contact

Allemagne
Bürkert Fluid Control Systems
Sales Center
Christian-Bürkert-Str. 13-17
D-74653 Ingelfingen
Tél. + 49 (0) 7940 - 10-91 111
Fax + 49 (0) 7940 - 10-91 448
E-mail : info@burkert.com
International
Les adresses de contact sont disponibles sur le site internet :www.burkert.com

4.2

Garantie

La condition pour bénéficier de la garantie légale est l'utilisation conforme de l'appareil dans le respect desconditions d'utilisation spécifiées.

4.3

Informations sur internet

Les manuels d'utilisation et les fiches techniques des produits Bürkert sont disponibles sur le site internet :www.burkert.fr

9Français

Type ME43
Description du produit

5

DESCRIPTION DU PRODUIT

La passerelle de bus de terrain type ME43 est utilisée comme convertisseur de bus de terrain entre le büS
et Industrial Ethernet.
Domaine d'utilisation :Échanger des valeurs de process entre des participants du bus de terrain 1 et du bus de terrain 2.
Type d'appareil

Bus de terrain 1

Bus de terrain 2

ME43

büS

PROFINET

ME43

büS

PROFINET S2

ME43

büS

EtherNet / IP

ME43

büS

Modbus TCP

ME43

büS

PROFIBUS DPV1

ME43

büS

CC-LINK IE field basic

ME43

büS

EtherCAT

Tableau 1 :Domaine d'utilisation du type ME43

Le logiciel « Bürkert Communicator » est nécessaire pour configurer la passerelle de bus de terrain.
Le logiciel Bürkert Communicator peut être téléchargé gratuitement sur le site web de Bürkert. Outrele logiciel, le kit Interface USB-büS 1 disponible comme accessoire est également nécessaire. Voirchapitre « 17 Accessoires ».

10

Français

Type ME43
Caractéristiques techniques

6

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

6.1

Normes et directives

L‘appareil est conforme aux exigences applicables de la législation d‘harmonisation de l‘UE. En outre,l‘appareil répond également aux exigences de la législation du Royaume-Uni.
La version actuelle de la déclaration de conformité de l’UE / UK Declaration of Conformity comprend lesnormes harmonisées qui ont été appliquées dans la procédure d‘évaluation de la conformité.

6.2

Conditions d'exploitation

AVIS
Panne de fonctionnement due à la chaleur et à un gel important.
▶ Ne pas utiliser l’appareil en dehors de la plage de températures ambiantes indiquée.
Température ambiante
Altitude d’utilisation

6.3-20 °C à +60 °C
jusqu'à 2 000 m au-dessus du niveau de la mer

Caractéristiques mécaniques

Dimensions

voir la fiche technique du type ME43

Matériau du boîtier 				polycarbonate

6.4

Caractéristiques électriques

Tension d'alimentation :Puissance absorbée :Type de protection :Classe de protection :Interfaces
Variante PROFIBUS :Variante CC-LINK :Variante Ethernet industriel :Appareils UL :																						24 V±10 % - ondulation résiduelle 10 %<2W
IP 20 selon EN 60529 / IEC 60529(uniquement lorsque les câbles, notamment les prises mâles et les prises
femelles sont correctement branchés)vérifié par Bürkert, non évalué par l’UL
III selon DIN EN 61140 (VDE 0140)
1 borne à ressort 5 pôles pour la tension d’alimentation et le raccordement büS
1 connecteur D-Sub, 9 pôles
1 connecteur D-Sub, 9 broches
2 prises femelles pour connecteur RJ45
Limited Energy Circuit (LEC) suivant UL/IEC 61010-1
Limited Power Source (LPS) suivant UL/IEC 60950
SELV/PELV avec UL Recognized Overcurrent Protection,
conception suivant UL/IEC 61010-1 Table 18
NEC Class 2 power source

6.5

Ethernet industriel

6.5.1

PROFINET IO

Reconnaissance de topologie

LLDP, SNMP V1, MIB2, Physical Device

Français

11

Type ME43
Caractéristiques techniques

Temps de cycle minimal

10 ms

IRT

non pris en charge

MRP redondance des supports

Le client MRP est pris en charge

Autres fonctions prises en charge

DCP, établissement de priorité VLAN, Shared Device

Vitesse de transmission

100 Mbit/s

Couche de transport de données

Ethernet II, IEEE 802.3

Spécification PROFINET IO

V2.42(AR) Application Relations

PROFINET: L'appareil peut gérer simultanément
jusqu'à 2 IO-AR, 1 Supervisor AR et 1 Supervisor-DA AR.
PROFINET S2: L’appareil peut établir simultanément
une connexion au Primary et une connexion au
Backup.

6.5.2

EtherNet / IP

Objets standards prédéfinis

Identity Object (0x01)
Message Router Object (0x02)
Assembly Object (0x04)
Connection Manager (0x06)
DLR Object (0x47)
QoS Object (0x48)
TCP/IP Interface Object (0xF5)
Ethernet Link Object (0xF6)

DHCP

pris en charge

BOOTP

pris en charge

Vitesse de transmission

10 et 100 MBit/s

Modes duplex

semi duplex, duplex intégral, Autonegotiation

Modes MDI

MDI, MDI-X, Auto-MDIX

Couche de transport de données

Ethernet II, IEEE 802.3

Address Conflict Detection (ACD)pris en charge

DLR (topologie en anneau)pris en charge

Commutateur intégré

pris en charge

CIP Reset-Service

Identity Object Reset Service type 0 et 1

6.5.3

Modbus TCP

Codes de fonction Modbus

1, 2, 3, 4, 6, 15, 16, 23

Mode

Message Mode : serveur

Vitesse de transmission

10 et 100 MBit/s

Couche de transport de données

Ethernet II, IEEE 802.3

6.5.4

PROFIBUS DPV1
DP V1 Class 1 Read/Write
DP V1 Class 2 Read/Write/Data Transport

Communication acyclique
12

Français

Type ME43
Caractéristiques techniques

Vitesse de transmission

Valeurs fixes de 9,6 kbit/s à 12 Mbit/s
Compatible avec le mode Autodetect

Taille maximale des données transmises

Données d'entrée : 244 octets
Données de sortie : 244 octets

6.5.5

EtherCAT

Nombre maximal de données d'entrée et desortie cycliques

512 octets

Nombre maximal de données d'entrée cycliques

1024 octets

Nombre maximal de données de sortie cycliques

1024 octets

Communication acyclique (CoE)SDO
Maitre-esclave SDO

TypeComplex slave

FMMU

8

Sync Managers

4

Vitesse de transmission

100 Mbit/s

Couche de transport de données

Ethernet II, IEEE 802.3

6.5.6

CC-LinkProtocoles pris en charge

CC-Link-Version 2.0
CC-Link-Version 1.11

Version 2.0 CC-Link
Nombre de stations

jusqu'à 4 stations occupées

Nombre maximum de données d'entrée

368 octets

Nombre maximum de données de sortie

368 octets

Données d’entrée

112 octets (RY) et 256 octets (RWw)

Données de sortie

112 octets (RX) et 256 octets (RWr)

Cycles prolongés

1, 2, 4, 8

Vitesses de transmission

156 kBit/s, 625 kBit/s, 2500 kBit/s, 5 MBit/s, 10 MBit/s

Version 1.1 CC-Link
Nombre de stations

jusqu'à 4 stations occupées

Nombre maximum de données d'entrée

48 octets

Nombre maximum de données de sortie

48 octets

Données d’entrée

4 octets (RY) et 8 octets (RWw) par station occupée

Données de sortie

4 octets (RX) et 8 octets (RWr) par station occupéeVitesses de transmission

156 kBit/s, 625 kBit/s, 2500 kBit/s, 5 MBit/s, 10 MBit/s

6.5.7

OPC UAÀ la livraison, le serveur OPC UA n’est pas activé.

13

Français

Type ME43
Caractéristiques techniques

Le serveur OPC UA fonctionne en arrière-plan pour les protocoles suivants :• PROFINET IO• EtherNet / IP
• Modbus TCP
La fonction d’activation ou de désactivation du serveur OPC UA est configurable dans Bürkert
Communicator :OPC UA > Paramètres > Activer OPC UA

OPC UA

bueS-X-Gateway
Paramètres
Activer OPC UA			OPC UA peut être activé ou désactivé ici. Le réglage prend
effet au prochain redémarrage de l’appareil.

Figure 1 :Activer OPC UA

Après l’activation, d’autres réglages du serveur OPC UA sont visibles. Voir à cet effet le chapitre « 12 ».

6.6

Étiquette d'identification, marquage sur l'appareil

Numéro d'identification de l’appareil
Type

Code Data Matrix(lien vers d'autres informations relatives à l'appareil)
Plage de température ambiante
admissible

Figure 2 :ID : 00307390
Type : ME43

S/N : 001001
W1XXXX

Numéro de série
Code de fabrication
Marquage CE

Tamb -20 °C...+60 °C
24 V| 2 W | IP20
Made in Germany
74653 Ingelfingen

Description de l'étiquette d'identification et du marquage sur l'appareil

14

Français

Tension d'alimentation,
puissance nominale,degré de protection

Type ME43
Installation

7

INSTALLATIONAVERTISSEMENT

Risque de blessures en cas d'installation non conforme.
▶ L'installation doit être effectuée uniquement par du personnel qualifié et formé disposant de l'outillage
approprié.
▶ Empêcher tout actionnement involontaire de l'installation.
▶ Garantir un redémarrage contrôlé après l'installation.

7.1

Montage de l'appareil sur rail normalisé→ Accrocher l‘appareil au guidage inférieur du rail
normalisé.
→ Pousser l‘appareil vers le haut tout en le faisant pivoter
vers la gauche et l‘encliqueter dans le guidage supérieur durail normalisé.

Pour une meilleure accessibilité des connexions, l‘appareil peut être monté en le faisant pivoter de 180° sinécessaire.
→ Desserrer la vis.
→ Tourner le clip de rail standard de 180°.
→ Serrer la vis avec 2 Nm.

Figure 3 :Montage de l'appareil sur rail normalisé

15

Français

Type ME43
Installation

7.2

Procéder au raccordement électrique de l'appareil→ Raccorder la borne à ressort 5 pôles suivant l’affectation.
Affectation de la borne à ressort 5 pôles
Vue du connecteur

Couleur de la
borne

Description

Rouge

Tension d'alimentation 24 V

Blanc

CAN H (raccordement büS)

Verte

Blindage

Bleu

CAN L (raccordement büS)

Noir

GND

Tableau 2 :Affectation de la borne à ressort 5 pôles

7.3

Établir la liaison au bus de terrain

7.3.1

Ethernet industriel→ Branchez les câbles Ethernet dans les prises des interfaces X1 et X2.
Les interfaces X1 et X2 pour les connecteurs RJ45, sont équivalentes
Affectation interfaces X1 et X2

8
7
6
5
4
3
2
1

Figure 4 :BrocheAffectation des connecteurs RJ45

1

TX+

2

TX–

3

RX+

4

non affectée

5

non affectée

6

RX–

7

non affectée

8

non affectée

Affectation des interfaces X1 et X2 ; liaison au bus de terrain

AVIS
Pour assurer la compatibilité électromagnétique (CEM).
▶ Utiliser uniquement des câbles Ethernet blindés.
▶ Relier les câbles Ethernet de tous les participants au bus de terrain au rail normalisé pour dévier le blindage des câbles à la terre.
→ Brancher la tension d'alimentation.

16

Français

Type ME43
Installation

7.3.2

Variante PROFIBUS

Affectation connecteur D-Sub 9 pôles
D-Sub, 9 pôles

Broche Signal

1
2
3
4
5

6
7
8
9

Fonction

Raccordement1

non affectée

2

non affectée

3

RxD/TxD-P

Circuit de données P (conducteur B)

Obligatoire

4

CNTR-P

Contrôle de direction repeater

facultatif

5

DGND

Dimensions pour résistance terminalebus

facultatif

6

VP

Alimentation +5 V, résistance terminale facultatifbus

7

non affectée

Non affecté

8

RxD/TxD-N

Ligne de données N (A-Wire)9

Non affecté

Figure 5 :PROFIBUS; affectation connecteur D-Sub 9 pôles

7.3.3

Variante CC-Link

Obligatoire

Affectation connecteur D-Sub 9 pôles
D-Sub, 9 pôles

6
7
8
9

Figure 6 :Broche Signal

1
2
3
4
5

Fonction

Raccordement

DA

Ligne de données A

Obligatoire

4

DG

Données de la masse

Obligatoire

5

non affectée

6

non affectée

7

non affectée

8DB

Ligne de données B

Obligatoire

9

non affectée

1

non affectée

2

non affectée3

CC-Link, affectation connecteur D-Sub 9 pôles

17

Français

Type ME43
Carte micro SD

8

CARTE MICRO SD

La carte micro SD permet d'enregistrer des valeurs spécifiques à l’appareil et des réglages de l’utilisateur etde les transférer sur un autre appareil
La carte micro SD n'est pas appropriée pour les sauvegardes. Lorsque la carte micro SD de l'appareil
est une nouvelle fois insérée à un moment ultérieur, les dernières données enregistrées ne sont pas
restaurées. La fonction de la carte micro SD se limite à l'échange de données.
Avis !
La réinitialisation de l’appareil sur les réglages usine entraîne également la réinitialisation desdonnées enregistrées sur la carte SD.
Les données disponibles sur une carte micro SD qui vient d’être insérée sont contrôlées par l'appareil. En
fonction du résultat de cette opération, ces données sont soit reprises soit écrasées :• La carte micro SD ne contient pas de données.
Les valeurs spécifiques à l'appareil ainsi que les réglages d'utilisateurs disponibles sont enregistrés sur lacarte micro SD.
• La carte micro SD contient des données compatibles avec l'appareil.
Les données de la carte micro SD sont reprises par l'appareil. Les valeurs spécifiques à l'appareil ainsi que
les réglages d'utilisateurs disponibles sont écrasés.
• La carte micro SD contient des données non compatibles avec l'appareil.
L'appareil écrase les données de la carte micro SD avec les valeurs spécifiques à l'appareil et les réglages
d'utilisateurs personnels.

AVIS
La carte micro SD utilisée est une carte en version industrielle spéciale, particulièrement résistante
aux températures et durable.
► Ne pas utiliser de carte micro SD conventionnelle pour l'appareil. Veuillez exclusivement vous procurer

la carte micro SD pour l'appareil auprès de votre distributeur Bürkert.

Lecteur de micro carte SD
Cache

Figure 7 :Changer la micro carte SD ; passerelle de bus de terrain ME43

AVIS
Le fait de retirer la carte SD en présence de tension d'alimentation peut entraîner la perte de données
et un endommagement de la carte.
► Ne pas retirer la carte SD en présence de tension d'alimentation.

Il est possible d’insérer la carte SD en présence de tension d'alimentation.
Un redémarrage est nécessaire pour que la carte SD soit détectée par l’appareil.
18

Français

Type ME43
Carte micro SD

Retirer la carte micro SD :→ Retirez soigneusement le couvercle du renfoncement.
→ Faire basculer le couvercle en haut vers la gauche.
→ Pour déverrouiller, appuyer sur le bord de la carte micro SD qui est insérée.
→ Retirer la carte micro SD.
Insérer la carte micro SD dans l'appareil de rechange :Veiller à respecter le sens d'introduction.
→ Pousser la micro carte SD dans le lecteur de carte.
Veiller à ce que la carte micro SD s'enclenche correctement.
→ Refermer le couvercle du lecteur de carte.

8.1

Fournisseur de configuration

Configurer si l’îlot d’appareil la configuration d’autres appareils dans le réseau büS (clients de configuration)et les enregistre sur la carte SD.
Cette fonction n’est possible que s’il y a une carte SD dans l’appareil.

19

Français

Type ME43
Mise en service de la passerelle debus de terrain

9

MISE EN SERVICE DE LA PASSERELLE DE BUS
DE TERRAIN

9.1

Éléments de commandeTouche fléchée , flèche vers le hautTouche fléchée, flèche vers le bas
Touche de menu
Cache
Lecteur de micro carte SD
Figure 8 :Vue d’ensemble des éléments de commande

9.2

Fonctionnement avec l'écran

La commande de l’écran s’effectue à l’aide de 2 touches fléchées et de la touche de menu ronde.
Ouverture du menu principal :→ Appuyer 2 fois sur la touche de menu.
Retour à partir d'un menu :→Sélectionner à l'aide des touches fléchées Retour ou Rejeter ou Enregistrer puis confirmer avec latouche de menu.
Effet de la sélection :Retour Retour au menu suivant de niveau supérieur.
Rejeter Rejet des réglages non enregistrés et retour au menu suivant de niveau supérieur.
Enregistrer Enregistrement des réglages modifiés et retour au menu suivant, de niveau supérieur.
Description des touches :Élément

Description

Touchefléchée vers lebasFeuilleter le menu vers le bas

Touchefléchée vers lehautFeuilleter le menu vers le haut

Diminution des valeurs numériques. Pour accélérer le mouvement, maintenir la touche
fléchée appuyée.
Agrandissement des valeurs numériques. Pour accélérer le mouvement, maintenir latouche fléchée appuyée.

20

Français

Type ME43
Mise en service de la passerelle debus de terrain

Élément

Description

Touche demenu

Ouvrez le menu principal (appuyez deux fois sur la touche menu)
Confirmer la sélection
Confirmer la saisie

Tableau 3 :Description des touches

9.3

Réglages du protocole pour l’intégration de l’appareildans le réseau API

La sélection du protocole de bus de terrain correspondant est la condition préalable à la configuration del’appareil et à son intégration dans le réseau.
Le protocole de bus de terrain est préconfiguré en usine sur les appareils avec interfaces PROFIBUS,PROFINET S2 et CC-Link.

9.3.1

Sélectionner le protocole→ Appuyer 2 fois sur la touche de menu.
→ Sélectionner le paramètre.
→ Sélectionner le protocole.

9.3.2

Saisir l'adresse

PROFIBUS :Paramètre > Protocole > PROFIBUS→ Saisir l'adresse. Adresses valides : 0...126. Si une adresse hors de la plage d’adresses valides a été
configurée, l’appareil émet un message d'erreur.
CC-Link :Paramètre > Protocole > CC-Link→ Saisir l'adresse. Adresses valides : 0...64. Si une adresse hors de la plage d’adresses valides a été configurée, l’appareil émet un message d'erreur.
EtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCP, Ethercat, CC-Link IE filed basic :Paramètre > Protocole > EtherNet/IP, Ethercat, CC-Link IE filed basic, PROFINET ou Modbus TCP→ Sélectionnez Réglages IP et saisissez l'adresse IP.
• Mode IP réglable seulement avec EtherNet/IP. Réglage dans le menu Réglages IP
Réglage par défaut d'usine : Adresse IP fixe.
• Nom DNS compatible réglable seulement avec PROFINET• Adresse IP fixe Réglage par défaut d’usine : 192.168.0.100• Masque de réseau Réglage par défaut d’usine : 255.255.255.0• Passerelle standard Réglage par défaut d’usine : 192.168.0.1.
21

Français

Type ME43
Mise en service de la passerelle debus de terrain

9.4

Réglages de l’écran
Les réglages sur l’écran peuvent aussi être entrepris à l’aide du logiciel Bürkert Communicator.

Vue détaillée Réglage
sur l'écran
Paramètres

Adresse Définir l'adresse PROFIBUS1)
Adresse Définir l'adresse CC-Link2)
Sélection : IP fixe, BOOTP, DHCP

Régler le mode IP3)
Régl. IP Régler l'adresse IP4)

Protocole Régler le protocole du bus de terrain5)
Régler le débit en bauds

BueS

NodeID Régler l’ID NodeRégler le contraste pour l’écran

Écran

Réglage de la luminosité de l’écran
Installation Régler la position d'installation del'appareil
Éteint Désactiver le fournisseur de configuration

CfgProvid.

Allumé Activer le fournisseur de configuration
Diagnostic

Affichage des erreurs via un code d’erreur.
Description des erreurs, voir chapitre « 16.1 Description des codes d’erreur »Possibilité de diagnostiquer les erreurs à partir des appareils connectésMaintenance Redémarrage Redémarrer l’appareil
Numéro d'identification. Le numéro d'identification de l'appareil est affiché
Numéro de série. Le numéro de série de l'appareil est affichéVersion logicielle La version du logiciel est affichée
Version matériel La version du matériel est affichée
Version büS La version du büS est affichée
Version ICom La version IComm est affichée
DEVReplace est utilisable en association avec le fournisseur de configuration.
Tableau 4 :Réglages sur l’écran de la passerelle de bus de terrain ME43

11)

Présent seulement avec PROFIBUS DPV1

12)

Uniquement disponible avec CC-Link

13)

Uniquement disponible avec EtherNet IP

14)

Uniquement disponible pour PROFINET, EtherNet/IP, PROFINET S2 et Modbus TCP

15)

Uniquement disponible pour PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT et Modbus TCP

22

Français

Type ME43
Mise en service avec Bürkert
Communicator

10

MISE EN SERVICE AVEC BÜRKERTCOMMUNICATOR
Le logiciel Bürkert Communicator peut être téléchargé gratuitement sur le site web de Bürkert. Outrele logiciel, le kit Interface USB-büS disponible comme accessoire est également nécessaire. Pourles appareils avec protocole EtherNet, une connexion via l’interface REST est possible sans interface
büS.
Ce chapitre décrit l'utilisation de base du logiciel Bürkert Communicator. Vous trouverez des informations détaillées sur la manipulation du logiciel Bürkert Communicator sur le site Internet de Bürkert àl’adresse : www.burkert.fr → 8920 → Téléchargements « Manuel d'utilisation ».

10.1

Interface utilisateur
Zone de navigation

Ajouter une interface(connexion à l'interface
USB-büS)Barre de menu

COMMUNICATOR
Fichier Appareil Modifier

Vue

Options
1

Outils Aide

Réglages généraux

1Page d’accueil
BureauParamètres

Graph

LED d’étatDiagnostic

MaintenancebüS

büS on COM3
Passerelle ME43

Limites d’alarme
Diagnostic

EtherNet / IP

Fournisseur de configuration

Réglages généraux

Gérer les fonctions de l’appareil
Surveillance système
Affichage

Zoom

100 %

Zones de configuration
de l'appareil
AppareilFigure 9 :Menus
Vues détaillées Paramètres Diagnostic MaintenanceInterface utilisateur de Bürkert Communicator
23

Français

Type ME43
Mise en service avec Bürkert
Communicator

10.2

Connexion de l'appareil à Bürkert Communicator

La connexion entre le Bürkert Communicator et l’appareil peut être établie via un réseau büs ou avec la clé
büS.
→ Installer Bürkert Communicator sur le PC.
→ Établir la connexion entre l'appareil et le PC à l'aide du kit Interface USB-büS.
Non requis pour les appareils au sein d'un réseau büS.
→ Démarrer Bürkert Communicator.
→ Dans la barre de menu, cliquer sur l'icône

pour Ajouter une interface.

→ Sélectionner Clé büS ou büS via réseau.
Mot de passe requis pour le büS via le réseau !
→ Terminer.

 L’appareil est connecté au Bürkert Communicator et est affiché dans la zone de navigation.

10.3

Réglages du protocole pour l’intégration de l’appareildans le réseau API

La sélection du protocole de bus de terrain correspondant est la condition préalable à la configuration del’appareil et à son intégration dans le réseau.
Le protocole de bus de terrain est préconfiguré en usine sur les appareils avec interfaces PROFIBUS,PROFINET S2 et CC-Link.

10.3.1

Sélectionner le protocole(nom du protocole) > Paramètres > Changer de protocole > Protocole→ Dans le menu déroulant à droite, sélectionner le protocole.

10.3.2

Entrer l'adresse PROFIBUS

Adresse Profibus préréglée en usine : 126(Nom du protocole) > Paramètre > Réglages PROFIBUS DPV1 > Adresse IP fixe
→ Saisir l'adresse. Adresses valides : 0...126. Si une adresse hors de la plage d’adresses valides a été
configurée, l’appareil émet un message d'erreur.

10.3.3

Saisir l'adresse CC-Link

Adresse CC-Link préréglée en usine : 64
(Nom du protocole) > Paramètre > Réglages CC-Link IE field basic > Adresse IP fixe
→ Saisir l'adresse. Adresses valides : 0...64. Si une adresse hors de la plage d’adresses valides a été configurée, l’appareil émet un message d'erreur.

24

Français

Type ME43
Mise en service avec Bürkert
Communicator

10.3.4

Saisir l’adresse EtherCAT (alias de la station)(nom de protocole) > Paramètres > Réglages EtherCAT > Alias de station ou Démarrer l’assistant deconfiguration→ Saisir l'adresse. Adresses valides : 0 à 65536. Si une adresse hors de la plage d’adresses valides a été
configurée, l’appareil émet un message d'erreur.

10.3.5

Saisir les paramètres Ethernet pour EtherNet/IP, PROFINET,
Profinet S2, Modbus TCP, Ethercat, CC-Link IE filed basic

Le réglage des paramètres Ethernet est impératif pour Modbus TCP.
(nom de protocole) > Paramètres > (nom de protocole) Réglages > Démarrer assistant deconfiguration→ Saisir les paramètres.
Paramètres Ethernet :• Mode IP réglable uniquement pour EtherNet/IP, réglage usine : Adresse IP fixe
• Nom DNS compatible réglable seulement avec PROFINET• Adresse IP fixe réglage usine : 192.168.0.100• Masque réseau réglage usine : 255.255.255.0• Passerelle standard réglage usine : 192.168.0.1
Paramètres du protocole
Page 1 sur 3
Mode IP

Adresse IP fixe

Adresse IP fixe

192.168.0.100

Masue réseau

255.255.255.0

Passerelle standard

192.168.0.1

Vérification des entrées

les paramètres IP sont corrects

Annuler

Figure 10 :Suivant

Paramétrage du protocole, assistant d'installation

Dans l’élément de menu Réglages des paramètres IP, on procède à un contrôle de saisie des paramètres
IP.

25

Français

Type ME43
Mise en service avec Bürkert
Communicator

10.4

Configurer la passerelle de bus de terrain

Dans la zone de configuration du Bürkert Communicator, on peut voir le nom du protocole réglé (nom deprotocole).
Protocole de bus
de terrain

Valeurs
d’entrée

Valeurs desortieNombre total
de valeursOctetsd’entréeOctets desortieNombre totald’octets

PROFIBUS DPV1

128

128

244

244

244

244

PROFINET

128

128

256

512

512

1024

PROFINET S2

128

128

256

512

512

1024

EtherNet / IP

128

128

256

504

504

1008

Modbus TCP

128

128

256

512

512

2048

EtherCAT(ME43 àA.03.02.00)

128

128

176

512

512

1024

0EtherCAT(ME43 à partir de
A.7.5)

128

128

160

512

512

1024

Tableau 5 :Nombre maximal de valeurs de données

10.4.1

Télécharger la configuration passerelle

Si un fichier de configuration existe suite à un projet antérieur, l’appareil peut être configuré directement
avec.
(nom de protocole) > Paramètres > Configuration passerelle > Téléchargement d’un fichier de configuration passerelle→ Sélectionner Charger la configuration dans l'appareil.

10.4.2Modifier la configuration passerelle(nom de protocole) > Paramètres > Configuration passerelle > Création d’une configuration
passerelle→ Sélectionner Modifier la configuration existante.
→ Modifier la configuration. Voir à cet effet au chapitre 8.4.3.

10.4.3

Créer une nouvelle configuration passerelle(nom de protocole) > Paramètres > Configuration passerelle > Création d’une configuration
passerelle→ Sélectionner le protocole.
→ Sélectionner Démarrer la nouvelle configuration .
 Un assistant de configuration apparaît. L’assistant de configuration permet de procéder aux réglagessuivants.
26

Français

Type ME43
Mise en service avec Bürkert
Communicator

10.4.4.4

Modifier les réglages généraux
Création d'une configuration passerelle

Réglages généraux
Réglages généraux de l'appareil
Code produit
Famille de produits
Nom de produit
Description

1296380467
Passerelle

Informations sur la saisie, voir
« Tableau 6 : Signification deschamps de saisie »ME43
Gateway_ME43_bueS

Pré-réglages réseau
Adresse IP de la passerelle

192.168.0.100

Masque de réseau

255.255.255.0

Passerelle standard

192.168.0.1

Avancé

Annuler

Figure 11 :Suivant

Configuration, réglages généraux

Nom

Signification

Réglages généraux
Code produit

Numéro univoque de l’appareil, par exemple numéro d’article ou code
défini.
Important en cas d’utilisation de plusieurs appareils : attribuer un code àchaque appareil.

Famille de produits

Est utilisé pour l’affectation à un groupe d’appareils dans l’API

Nom de produit

Nom sous lequel l’appareil est affiché dans l’API

Description

Description de l’appareil

Tableau 6 :Signification des champs de saisie→ Adapter (si nécessaire) les réglages généraux pour le fichier de description de l'appareil du système cible(API).
→ Sélectionner Suivant.

27

Français

Type ME43
Mise en service avec Bürkert
Communicator

10.4.5.5

Déclarer les entrées et sorties pour la configuration de la passerelle
Création d'une configuration passerelle

Déclarer entrées et sorties- Produits- Vannes à moteur électrique
332x E_Process_Valve
336x E_Process_Valve328x Motor Control Valve+ vannes de process et derégulation+ îlots de vannes+ capteurs...
- Valeurs d’entrée
Nombre générique %Valeur binaire
État Namur d’appareil
TronçonDensitéO...
- Valeurs de sortie
Nombre générique %Valeur binaire
État Namur d’appareil
TronçonDensité...

Groupes / appareils
EVA

0030739000000001
Entrées et sorties% EVA_POS-

EVA_SP_IO-

EVA_PV_IO
l/min

EVA_SPdigital

Nom

EVA_SPdigital

Type de valeur

Débit [l/min]Type de données

Nombre à virgule flottante
0 l/minValeur standard
compatible CANopen* Des entrées surlignées sont présentes dans le réseau actuelRetourConversion des unités Unité API :Débit : litres par

Annuler

Suivant

1. Sélection des produits (appareils) ainsi que des valeurs d’entrée et des valeursde sortie
2. Déclarer entrées et sorties
Exemple : sortie sélectionnée pour la déclaration(grisée)Vue d’ensemble des entrées et sorties sélectionnées
Affichage des appareils / groupes d’appareils sélectionnés(cliquer sur X pour effacer)
Figure 12 :Déclarer entrées et sorties

1. Sélection des entrées et sorties :Les entrées et sorties à déclarer sont déterminées par la sélection de produits ou de valeurs de process.
→ Ouvrir la liste des produits et des valeurs de process en cliquant sur +.
Les valeurs de process présentes dans le réseau büS sont surlignées.
Ajouter des produits :→ Ajouter des produits par glisser-déposer ou double-clic.
28

Français

Type ME43
Mise en service avec Bürkert
Communicator

Des valeurs pour la déclaration des entrées et sorties sont prédéfinies dans la boîte de dialogue Ajouterappareil(s).
Ajouter appareil(s)Paramètres

Valeurs par appareil

Nom de l’appareil(préfixe pour tous les noms de valeur)

EVA

Nombre1

Nombre maximal possible d’entrées

128

Nombre maximal possible de sorties

128^

Configuration de l'appareil
Positionneur
Régulateur de process

O

Aperçui POS
i CMD
i SP_IO
i PV_IO
i CMD_IO
i XCO_DO1
i XCO_DO2
i DigitalIni CMD_GW
i SP_GWi PCOinactiv_GW
i ExrError_GW
i NamurStatusi PV_UserUnit
CMDdigital

Valeurs générées :  3

i REAL Nombre générique %i UINT8 État Namur de l'appareil

EVA_POSEVA_NamurStatus
EVA_CMDdigital

O

REAL

Nombre générique %Annuler

Figure 13 :OK

Configuration de la passerelle ; ajouter des produits

Entreprendre les réglages suivants dans la boîte de dialogue :→ Appliquer Nom de l’appareil ou modifier (max. 20 caractères)Le nom sert au regroupement spécifique au protocole et à une meilleure affectation dans le réseau.
→ Sélectionner Nombre des appareils.
→ Sélectionner Configuration de l’appareil (si sélection possible).
→ Appliquer Valeurs par appareil ou sélectionner d’autres valeurs.
(Cliquer sur le carré situé devant la valeur pour la sélectionner).
Le nom de la valeur peut être modifié en l’écrasant.
Ajouter des valeurs de process :→ Ajouter des valeurs d’entrée et de sortie par glisser-déposer ou double-clic.
Ajouter simultanément plusieurs valeurs de la même unité :→ Avec le bouton droit de la souris, cliquer sur l’unité, puis sur la fenêtre Ajout multiple.

29

Français

Type ME43
Mise en service avec Bürkert
Communicator

Définition liée au contexte des valeurs• Valeurs d’entréei
Icône :Les valeurs d’entrée sont des valeurs qui arrivent du participant büS et qui sont lues par l’API (participant au
büS → passerelle de bus de terrain → API)
• Valeurs de sortie
Icône : O
Les valeurs de sortie sont des valeurs, qui sont écrites par l’API sur le participant büS/la passerelle de bus
de terrain.

Figure 14 :Valeur initiale

Poursuite du parcours comme donnéesde sortie

Valeur d’entrée

Poursuite du parcours comme donnéesd’entrée

Valeur d’entrée

Participant büS
Valeur initiale

Configuration ; type de conversion pour des valeurs de process de l'API vers le participant büS

2. Adapter les propriétés des valeurs :L’adaptation des propriétés des valeurs est nécessaire seulement si des écarts par rapport au
standard sont souhaités.
→ Cliquer dans la vue d’ensemble sur la valeur d’entrée ou la valeur de sortie à déclarer.
La valeur sélectionnée est grisée.
Les valeurs par défaut pour la déclaration sont affichées en bas à droite.
Signification des valeurs par défaut.
Les valeurs par défaut sont utilisées au début du démarrage de l’appareil ou lorsque l’appareil
abonné n’a pas été trouvé.
Pour la déclaration, entrer ou sélectionner ce qui suit :→ Appliquer ou adapter le nom. Ces noms apparaissent au-dessus du fichier de description de l'appareildans l’automate cible.
→ Sélectionner Type de valeur. Définir la grandeur physique ou l’état de l'appareil pour l’entrée ou la sortie.
→ Sélectionner ou pas Valeur standard.
La valeur standard est appliquée si aucun signal n’arrive de l’appareil abonné.
→ Sélectionner ou pas Compatible CANopen.
Est sélectionné si les valeurs sont consommées par un appareil CANopen.
→ Sélectionner Conversion des unités.
Détermine dans quelle unité physique la valeur est reçue ou émise par l’API.
Les entrées et sorties pour la configuration passerelle sont maintenant sélectionnées et déclarées.
→ Appuyez sur Suivant pour ouvrir le menu pour le mappage d’adresse spécifique au bus de terrain.

30

Français

Type ME43
Mise en service avec Bürkert
Communicator

10.4.6.6

Mappage d’adresse spécifique au bus de terrain→ Vérifier les champs éditables et les compléter si nécessaire.
Les réglages spécifiques au bus de terrain sont expliqués sur les captures d’écran suivantes.
→ Sélectionner Suivant.

Mappage d’adresse pour EtherNet/IP :Création d'une configuration passerelle

Réglages EtherNet/IP
EthernetIP Data
Révision majeure1

Révision mineur

1.1Type de produit Generic Device,keyable (43)
EtherNet/IP

7

Numéro de commande
Révision EDS EtherNet/IP
Code produit Ethernet/IP^

1.1

Adressage
Adressage Ethernet/IP automatique
Démarrer
CycliqueRetourRéinitialiser les appareils

Nom

Index

EVA_POSEVA_NamurStatus
EVA_CMDdigital

Sousindex

Assemblage

Connection Classe(hex)Instance (hex) Attribut (hex)0x2540 0x01

0x64

1

0x64

0x01

0x03

0x2541 0x01

0x64

1

0x64

0x01

0x03

0x2500 0x01

0x65

1

0x65

0x01

0x03

Device Status NamurNE107 0x2004 0x01

0x66

2

0x66

0x01

0x03

Control Word

0x67

2

0x67

0x01

0x03

0x3C32 0x01

Annuler

Suivant

Vue d’ensemble adressage Ethernet/IP
Adressage Ethernet/IP automatique
Démarrer Exécuter une nouvelle fois l’adressage EtherNet/IP automatique
Réinitialiser l'appareil :  Remet les valeurs des colonnes 5 à 9 à 0
Données d’appareil et données d’accès spécifiques au bus de terrain
Figure 15 :Configuration passerelle, mappage d’adresse EtherNet/IP

31

Français

Type ME43
Mise en service avec Bürkert
Communicator

Mappage d’adresse pour PROFINET et PROFINET S2 :Création d'une configuration passerelle

Profinet
Header Info
Main Family

Passerelle

ID appareil

0x23

^

Information

Gateway_ME43_bueS

Device Access Point Info^

Avancé

ID module

0x100

Temps de cycle minimal de la passerelle 4

Version matérielle

A.01.01.00

Version logicielle
Octet Longueur de sortie maximale

Longueur d’entrée maximale1400
Information

Gateway_ME43_bues

ms580515

Nom DNS compatible

1400

Octet

MEX3

Adressage
Adressage PROFINET automatique
Description slot et subslot : Ces champs sont ............
Démarrer

Réinitialiser les appareils

Attribution autonome ID module^

Avancé

Restauration avancée des tableaux en chargeant le fichier GSDML
Cyclique Nom

Retour

Index

Sousindex

Slot Subslot Subslo- ID
tindexmodule

EVA_POS

0x2540 0x01

1

1

0

201

EVA_NamurStatus

0x2541 0x01

2

1

0

202

EVA_CMDdigital

0x2500 0x01

3

1

0

301

Device Status NamurNE107 0x2004 0x01

4

1

0

203

Control Word

5

1

0

302

0x3C32 0x01

Description du Description duslot GSDML
subslot GSDML

Annuler

Suivant

Vue d’ensemble de l’adressage PROFINET
Adressage PROFINET automatique
Démarrer Exécuter une nouvelle fois l’adressage PROFINET automatique
Réinitialiser l'appareil :  remet les valeurs des colonnes 5 à 8 à 0.
 Un adressage Profinet existant peut être restauré en chargeant le fichier GSDML.
Données d’appareil et données d’accès spécifiques au bus de terrain
Figure 16 :Configuration passerelle ; mappage d’adresse PROFINET

32

Français

Type ME43
Mise en service avec Bürkert
Communicator

Mappage d’adresse pour ModbusTCP :Création d'une configuration passerelle

Réglages Modbus-TCP
Bus Ident Data
Device Name :MajorMinorRev

MEX3

1.7

Adressage
Adressage Modbus TCP automatique^

Adressage Coil/de connexion
Cyclique Nom

RetourAdresse dedémarrage 0
Adresse dedémarrage 1

Démarrer Réinitialiser les appareils
Index

Sousindex

Utiliser si possible le Modbus FC03

Taille Gamme Adresse Code fonctionnel
end’adre- deoctets sse
démarrage

EVA_POS

0x2540 0x01

4

3xxxx

0

Read : FC04

EVA_NamurStatus

0x2541 0x01

1

1xxxx

0

Read : FC02

EVA_CMDdigital

0x2500 0x01

4

4xxxx

0

Read : FC03, Write Single : FC06, Write...

Device Status NamurNE107 0x2004 0x01

1

1xxxx

8

Read : FC02

Control Word

4

4xxxx

2

Read : FC03, Write Single : FC06, Write...

0x3C32 0x01
Annuler

Suivant

Vue d’ensemble de l’adressage Modbus TCP
Adressage Modbus TCP automatique
Démarrer Exécuter une nouvelle fois l’adressage Modbus TCP automatique
Réinitialiser l'appareil :  remet les valeurs des colonnes 5 à 8 à 0.
Réglages :adressage Coil/de connexion	Adresse de connexion :Adressage Coil :Utiliser si possible le modbus FC03 :Données d’appareil et données d’accès spécifiques au bus de terrain
Figure 17 :Configuration passerelle ; mappage d’adresse Modbus TCP

33

Français

Type ME43
Mise en service avec Bürkert
Communicator

Mappage d’adresse pour EtherCAT :Création d'une configuration passerelle

EtherCAT
Données EtherCAT
Code produit EtherCAT#xFDF9Révision EtherCAT#x00010002

Le code produit de l’appareil EtherCAT doit être un nombre entier, p. ex. : 12345678
La révision EtherCAT de l’appareil doit être un nombre hexadécimal à 8 chiffres
débutant par #xAdressage
Adressage EtherCAT automatique
Démarrer

Réinitialiser les appareils

Cyclique Nom

RetourIndex

Sous-index

EVA_POS

0x25400x01

EVA_NamurStatus

0x25410x01

EVA_CMDdigital

0x25000x01

Device Status NamurNE107 0x2004

0x01

Control Word

0x01

0x3C32Annuler

Suivant

Vue d’ensemble de l’adressage EtherCAT
Adressage EtherCAT automatique
Démarrer Exécuter une nouvelle fois l’adressage EtherCAT automatique
Réinitialiser l'appareil : réinitialise les valeursDonnées d’appareil et données d’accès spécifiques au bus de terrain
Figure 18 :Configuration passerelle, mappage d’adresse EtherCAT

34

Français

Type ME43
Mise en service avec Bürkert
Communicator

Mappage d’adresse pour CC-Link
Création d'une configuration passerelle

CC-Link
gui.gateway.CC-Linkdata
gui.gateway.cclinkstationcycles^

2 Cycle de station et d’extension : SINGLE

Adressage
Adressage automatique de CC-Link
Démarrer
CycliqueRetourRéinitialiser les appareils
Nom

Index

Sous-index

Adresse dedémarrage

EVA_POS

0x2540

0x01

0x000

EVA_NamurStatus

0x2541

0x01

0x00C

EVA_CMDdigital

0x2500

0x01

0x000

Device Status NamurNE107 0x2004

0x01

0x00D

Control Word

0x01

0x008

0x3C32Annuler

Suivant

Aperçu de l’adressage CC-Link
Adressage automatique de CC-Link
Démarrer Exécuter une nouvelle fois l’adressage CC-Link automatique
Réinitialiser l'appareil : Réinitialise les valeurs.
Données spécifiques au bus de terrain
Figure 19 :Configuration passerelle, mappage d’adresse CC-Link

35

Français

Type ME43
Mise en service avec Bürkert
Communicator

10.4.7.7

Enregistrer la configuration passerelle
Création d'une configuration passerelle

Paramètres finauxSélection du répertoire d’édition
Répertoire d'édition

C:\User\Max.Mustermann\AppData\Comuni

Rechercher

Créer nouvelle version
majeureRetourFigure 20 :Annuler

Suivant

Sélection du répertoire d'édition→ Dans la boîte de dialogue Réglages finaux, sélectionner le répertoire de sortie.
→ Sélectionner Suivant.
La configuration passerelle est enregistrée.
Le téléchargement sur l’appareil s’effectue en arrière-plan.
Sous le chemin d'accès indiqué, le fichier de description de l'appareil existant se trouve dans lesous-dossier.
→ Sélectionner Terminer.
 a configuration de l’appareil est terminée. La connexion entre l’API et la passerelle de bus de terrain est
Létablie. Pour établir une connexion, les fichiers de description dans l’unité de commande sont nécessaires. Le dossier dans lequel se trouvent les fichiers de description s’ouvre automatiquement.
La vue d’ensemble ci-dessous montre quels fichiers sont générés lors de la configuration passerelle.

Fichiers de configuration passerelle

Dossier destockage

Description

Buerkert-Gateway-date-.bgc

aucun dossier

Conteneur de configuration passerelle.

Buerkert-Gateway-Mapping-date-.xml

BGC

Fichier de mappage de passerelle.
Le fichier est téléchargé automatiquement dans l’appareil

Buerkert-Gateway-date-.eds

EDS

Fichier d’extension de passerelle.
Le fichier est téléchargé automatiquement dans l’appareil

Fichiers indépendants du protocole

36

Français

Type ME43
Mise en service avec Bürkert
Communicator

Fichiers de configuration passerelle

Dossier destockage

Description

0x1640_GatewayME43_4_V2.0_E4.cspp

PLC_CCLink

Fichier de description d’appareil. Importation dans l’API.

help_cclink.csv

PLC_CCLink

Vue d’ensemble des valeurs d’appareil
cycliques et acycliques.

EtherCAT-Buerkert-Gateway-date-.xml

PLC_EtherCAT

Fichier de description d’appareil.
En option : Importation dans l’API.

help_ethercat.csv

PLC_EtherCAT

Vue d’ensemble des valeurs d’appareil
cycliques et acycliques.

EthernetIP-Buerkert-Gateway-date-.eds

PLC_EtherNetIP

Fichier de description d’appareil.
Importation dans l’API.

help_ethernetip.csv/txt

PLC_EtherNetIP

Vue d’ensemble des valeurs d’appareil
cycliques et acycliques.

Connection-X-In/Out_Importdata.L5X

PLC_EtherNetIP

Type de données pour utilisateurs
Rockwell. Est utilisé pour chaqueassemblage.

Fichiers pour CC-Link

Fichiers pour EtherCAT

Fichiers pour EtherNet/IP

Fichiers pour Modbus TCP
ModbusTCP-Buerkert-Gateway-date-.txt

PLC_ModbusTCP Fichier de description d’appareil.

help_modbusTcp.csv/txt

PLC_ModbusTCP Vue d’ensemble des valeurs d’appareil
cycliques et acycliques.

Fichiers pour PROFIBUS DPV1
BUER1234.gsd

PLC_Profibus

Fichier de description d’appareil.
Importation dans l’API.

help_profibus.csv/txt

PLC_Profibus

Vue d’ensemble des valeurs d’appareil
cycliques et acycliques.

Fichiers pour PROFINET / PROFINET S2GSDML-V2.32-Buerkert-Gateway-date-.xml PLC_Profinet

Fichier de description d’appareil.
Importation dans l’API.

GSDML-V2.42-Buerkert-GatewayS2-date-.
xml

PLC_Profinet

Fichier de description d’appareil.
Importation dans l’API.

GSDML-0078-0023-icon.bmp

PLC_Profinet

Symbole utilisé avec le fichier de description d’appareil.

help_profinet.csv/txt

PLC_Profinet

Vue d’ensemble des valeurs d’appareil
cycliques et acycliques.

Tableau 7 :Vues d’ensemble des fichiers générés lors de la configuration passerelle

37

Français

Type ME43
Mise en service avec Bürkert
Communicator

10.5

Réseau büS

10.5.1

Établir un réseau BüS

La tâche de la passerelle de bus de terrain est de convertir les valeurs de process entre un API Ethernet industriel
et les participants de büS. Pour cela, la passerelle de bus de terrain ME43 doit être configurée et paramétrée.
Sélection des participants au büS qui doivent communiquer avec l'API via la passerelle de bus de terrain
ME43 :

Passerelle de bus de terrain
Participant büS 1

Participant büS 2
Figure 21 :Configuration ; sélection des participants büS, devant communiquer avec l'API

Sélection des valeurs de process devant être converties de « Industrial Ethernet » en « büS » :Passerelle de bus de terrain
Valeur de consigne 1
Valeur effective 1
Valeur de consigne 2
Valeur effective 2
Figure 22 :Participant büS 1

Participant büS 2

Configuration ; sélection des valeurs de process devant être converties de « Industrial Ethernet » en
« büS »

38

Français

Type ME43
Mise en service avec Bürkert
Communicator

Définir le sens du transfert des valeurs de process (de/vers API, de/vers participant büS) :Le sens est affecté du point de vue de la passerelle de bus de terrain ME43 dans le bus de terrain
büS.
Exemple :- Les valeurs de consigne d'un participant büS sont des valeurs de sortie de la passerelle de bus deterrain ME43.
- Les valeurs réelles d'un participant büS sont des valeurs d'entrée de la passerelle de bus de terrain
ME43.
Les valeurs de sortie de process de l'API sont reprises dans la passerelle de bus de terrain ME43 en tantque valeurs d'entrée de process au moyen de Industrial Ethernet. Ces valeurs d'entrée de process sontconverties puis éditées en tant que valeurs de sortie de process par le büS.
Inversement, des valeurs de sortie de process du participant büS sont reprises en tant que valeurs d'entréebüS. Ces valeurs d'entrée de process sont converties puis éditées en tant que valeurs de sortie de process
par Industrial Ethernet.

Passerelle de bus de terrain
Valeur initiale

Valeur d’entrée

Valeurd’entrée

Valeur initiale

ParticipantbüS
Valeurd’entrée

Valeur initiale

Valeur initiale

Valeur d’entrée

Conversion des valeurs de process
Ethernet industriel
Figure 23 :büS

Configuration ; principe de l'affectation du sens pour des valeurs de process

Grâce au type de conversion, des participants büS peuvent être adressés directement avec leurs valeurs deprocess et le sens de transfert.

Valeur initiale

Valeur d’entrée
Figure 24 :Poursuite du parcours comme donnéesde sortie
Poursuite du parcours commedonnées d’entrée

Valeur d’entrée

Participant büS
Valeur initiale

Configuration ; type de conversion pour des valeurs de process de l'API vers le participant büS

39

Français

Type ME43
Mise en service avec Bürkert
Communicator

10.5.2

Configurer le réseau büS

Pour réussir à intégrer d’autres appareils büS dans le système et les relier au type ME43, une configurationde réseau büS est nécessaire.
→ -büS Sélectionner dans la zone de navigation.

→ Sélectionner la vue détaillée büS-Map.
COMMUNICATOR
Fichier Communication

Modifier

Vue

Options

Outils

büS

Aide

Vue
d'ensemble büS-Map

Page d’accueil
Bureau

MFC_02

Graph
–

+ -

Capteur

Flux réelTemp moy.
Current Totalizer

büS

Gateway_01
Autres+

FLOWave+

Passerelle ME43

Actual Flow PR...
Actual Flow 02 01
Actual Flow PR...
Actual Flow 02 02
Setpoint PRO 01
Setpoint 02 01
Setpoint PRO 02
Setpoint 02 02
Flow_ensemble
ActFlowGas 1
ActFlowGas 2
Part_Propane
SetpointGas 1
SetpointGas 2
NamurStatus

Régulateur

Current Setpoint
Setpoint
Manual Setpoint
Organe de réglage

Current Dutycycle
Dutycycle

AutresNamurStatus

100 %Figure 25 :büS-Map→ Paramétrer les entrées et les sorties avec la fonction glisser-déposer.
(Les connexions en pointillés ne constituent pas encore de liaison active entre les appareils.
Les points de liaison compatibles sont surlignés en bleu.)→ Sélectionner Appliquer les changements.
Un redémarrage de tous les appareils configurés s'opère.
Le réseau büS est maintenant configuré.

40

Français

Type ME43
Mise en service avec serveur web

11

MISE EN SERVICE AVEC SERVEUR WEB

La passerelle de bus de terrain de type ME43 est doté d’un serveur web intégré, qui met à disposition desfonctions pour la configuration et l’affichage des informations d’état.
Le serveur web peut s’utiliser avec les protocoles suivants :• PROFINET• EtherNet/IP• EtherCAT• Modbus TCP• CC-Link IE field basic
L'adresse IP de l’appareil est utilisée pour l'accès via le serveur web.

AVIS
Accès non autorisé au serveur web.
▶ Pour empêcher tout accès non autorisé par des tiers, ne faites fonctionner l'appareil que dans un réseau
protégé.

11.1

Fonction du serveur web

Le serveur web permet de procéder à divers réglages (comme p. ex. l’adresse IP).
Si la configuration passerelle est réalisée avec le Communicator (version à partir de 5.2), le serveur web représente une image du système complet. Les appareils connectés sont affichés sur une page d’aperçu. Lorsqu’on
clique sur un appareil, la page spécifique à cet appareil s’ouvre.
Le serveur web affiche des données de base telles que le numéro de série, le type d'appareil, etc. En outre,
toutes les données cycliques et acycliques déclarées lors de la configuration de la passerelle sont affichées.
Ceci fonctionne uniquement si les appareils concernés sont aussi raccordés à la passerelle pendant l’accès
du serveur web et connectés par mappage büS. Si un appareil n’est pas présent pendant l’accès, un trouapparaît dans l’ID appareil affecté sur le serveur web.

11.2

Désactiver le serveur web par le Bürkert
Communicator

Le serveur web peut être activé ou désactivé par le Bürkert Communicator.
Serveur web > Paramètres > Activer serveur web

11.3

Établir la connexion avec le serveur web→ Connecter le PC à l'appareil par un câble réseau.
→ Dans la ligne d’adresse du navigateur web, saisir l’adresse IP.
Au moment de la livraison, l’adresse IP de l’appareil est 192.168.0.100.
Si l'adresse IP est modifiée à une valeur inconnue, l'adresse IP actuelle peut être demandée à l'écran del'appareil ou déterminée à l'aide du Bürkert Communicator.

41

Français

Type ME43
Mise en service avec serveur web

Figure 26 :Vue du serveur web

11.4

Se connecter au serveur web→ En haut à gauche sur la page d'accueil, cliquer sur Connexion.
→ Entrer le nom d'utilisateur et le mot de passe :→ Cliquer sur Connexion.

Figure 27 :Se connecter au serveur web

42

Français om d'utilisateur : adminN
Mot de passe : admin (ou adresse MAC)

Type ME43
Mise en service avec serveur web

11.5

Mots de passe

AVIS
Risque pour la sécurité en raison de mots de passe par défaut.
Des personnes non habilitées peuvent se connecter au serveur Web et procéder à des modifications dusystème.
► Changer les mots de passe par défaut.
► Si le serveur Web n’est pas nécessaire, désactiver l’accès via le Bürkert Communicator :Serveur web > Paramètres > Désactiver serveur web

Les noms d’utilisateur et mots de passe suivants sont activés par défaut et sont réactivés quand on réinitialise les mots de passe :Date de fabricationjusqu’à décembre 2021

à partir de décembre 2021

Nom d’utilisateur

admin

admin

Mot de passe standard

admin

DC-B0-58-BA-DB-AD

11.5.1

Modifier le mot de passe→ Se connecter au serveur web.
→ Saisir le nouveau mot de passe dans le menu Paramètres généraux et le confirmer.

11.5.2

Restaurer le mot de passe par défaut

→ Cliquer sur Connexion.
→ Dans la fenêtre d’authentification en bas à droite, cliquer sur Réinitialiser les mots de passe.
Pour rendre effective la réinitialisation des mots de passe, il faut redémarrer l’appareil sous 3 minutes. Le
redémarrage peut être déclenché par l’affichage de la passerelle de bus de terrain, avec le logiciel Bürkert
Communicator ou en éteignant puis en rallumant la tension.

11.6

Configurer l'appareil

Il n’est pas possible de créer la configuration de la passerelle par le biais du serveur web. L’outil
Communicator est nécessaire pour cela.
Configuration de plusieurs appareils :Comme, au moment de la livraison, les appareils ont la même adresse IP, le réseau ne doit contenirque 1 seul appareil pas encore identifié pour que l’appareil puisse l’identifier.
▶ Connecter et configurer les appareils les uns après les autres et individuellement au réseau.
→ Saisir le nom de l’appareil et l’adresse IP de l’appareil.
Le nom de l’appareil (nom DNS compatible) est utilisé pour la projection.
→ Cliquer sur Appliquer.
Pour appliquer les paramètres modifiés, il faut allumer et éteindre la tension de l’appareil.
→ Redémarrer l'appareil.

43

Français

Type ME43
OPC UA

12

OPC UA

12.1

Description générale

Le serveur OPC UA donne à un client OPC UA la possibilité de lire et d’écrire les valeurs (cycliques et acycliques) déterminées par la configuration passerelle.
Pour rendre disponibles les données du ME43 et des appareils BüS connectés dans un client OPC UA, il fauttenir compte des éléments suivants :• Il faut procéder à une configuration passerelle à partir de la version 5.2 du Communicator (voir point xy),
en quel cas il est aussi possible de sélectionner des valeurs acycliques.
• Les valeurs disponibles sur l’automate sur la base du protocole configuré et sur le client OPC sont identiques
et ne doivent pas être considérées de manière différenciée.
• Après la configuration passerelle, il faut procéder à un mappage büS. Si les appareils büS ne sont pas
connectés à la passerelle par mappage, il ne sera pas possible de lire les valeurs et les noms des appareils.

12.2

Établir une connexion avec l'OPC UA

La fonction d’activation ou de désactivation du serveur OPC UA est configurable dans Bürkert
Communicator :OPC UA > Paramètres > Activer OPC UA

OPC UA

bueS-X-Gateway
Paramètres
Activer OPC UA			OPC UA peut être activé ou désactivé ici. Le réglage prend
effet au prochain redémarrage de l’appareil.

Figure 28 :Activer OPC UA

Après l’activation d’OPC UA, d’autres réglages du serveur OPC UA sont visibles.

12.2.1

Réglages sur l’appareil

Les paramètres IP sont définis dans les réglages spécifiques au protocole.

44

Vue détaillée

Menu

Paramètres

Activer OPC UA

Ici, vous pouvez activer ou désactiver OPC UA. Le réglage est
appliqué après le redémarrage de l’appareil.

Port de serveur

Paramétrage du port pour la communication OPC UA. État delivraison : 4840

Nombre d’objets àsurveiller

Est utilisé pour limiter le nombre maximal des valeurs à surveiller
par le serveur OPC UA

Type d’événement

Réglage pour indiquer le type d’événements du ME43 à envoyer.
Pour pouvoir envoyer des événements d’appareils büS connectés,il faut sélectionner les types correspondants sous
Réglages généraux > Surveillance système > Diagnostic

Tableau 8 :Réglages sur le ME43 (serveur OPC UA)

Français

Type ME43
OPC UA

Après avoir modifié les paramètres, il faut redémarrer l’appareil.

12.2.2Réglages pour le client OPC UA

Endpoint URL

opc.tcp://*adresse IP du ME43*:*port de serveur configuré (réglage
usine : 4840)*
Exemple : opc.tcp://192.168.0.100:4840

Paramètres de sécurité
Security Policy

AucuneMessage Security Mode

AucuneParamètres d’authentification

Anonyme12.3

Certificat du serveur

Le serveur OPC UA du ME63 offre à l’utilisateur la possibilité de remplacer le certificat de serveur usine parun certificat dédié. L'échange est possible via le serveur web.
Échange d'un certificat :→ Ouvrir le serveur web avec l’adresse IP du ME43.
Le certificat ne peut être modifié que si l’on est connecté.
→ Sélectionnez le serveur OPC UA.
→ Sous le certificat du serveur, cliquez sur le symbole

et sélectionnez le fichier au format « DER ».

→ Sélectionnez Modifier le certificat.

Figure 29 :Modifier le certificat de serveur
45

Français

Type ME43
OPC UA

Une fois la reprise réussie, il faut redémarrer l’appareil.
Supprimez le certificat spécifique à l'utilisateur et activez le certificat d'usine :→ Cliquez sur Modifier le certificat.
→ Confirmer avec Ok.
Après le redémarrage, le certificat d'usine est chargé.
Lors de la restauration des réglages usine, le certificat spécifique à l’utilisateur est supprimé et le certificat
usine est activé.
Le certificat spécifique à l’utilisateur n’est pas enregistré sur un support amovible et n’est donc pas repris
en cas de transfert de la configuration sur un autre appareil.

46

Français

Type ME43
Éléments d'affichage

13

ÉLÉMENTS D'AFFICHAGE
LEDs
pour la connexion réseau
vers Industrial Ethernet(non présent sur la variante
PROFIBUS et la variante
CCLINK)

Écran

LED d’étatpour l’affichage de l’étatde l’appareil

LED Link(jaune)
RJ45
LED Link/Act(verte)Figure 30 :Vue d'ensemble des éléments d'affichage

13.1

LEDs d'affichage de la connexion réseau vers
Ethernet industriel

La variante PROFIBUS et la variante CC-LiNK ne disposent pas d'un affichage d'état pour la connexion
au réseau.
La connexion au réseau s'effectue via un connecteur enfichable D-Sub 9 pôles.  
Description :État des LED

Description et cause du défaut

Mesure à
prendreLED Link(jaune)Actif

Connexion au réseau disponible.

-

NonactiveAucune connexion au réseau disponible.

Vérifier lescâbles.

LED Link/Act(verte)Actif

Clignotant rapide : la connexion au layer supérieur de protocole(PROFINET, EtherNet/IP ou Modbus-TCP) est créée. Transmission de données.
Clignotant lent, env. 20 sec. après le redémarrage.
Aucune connexion au layer de protocole.

NonactiveTableau 9 :Aucune connexion au réseau disponible.

Vérifier lescâbles.

Description : LEDs de connexion réseau

47

Français

Type ME43
Éléments d'affichage

13.2

LED d'affichage d'état de l'appareil

La LED d'affichage sur l'état de l'appareil, change de couleur et de statut suivant les recommandations del'association NAMUR NE 107.
En cas de présence simultanée de plusieurs états de l'appareil, l'état de l'appareil présentant le plus hautdegré de priorité s'affiche. La priorité s'oriente sur la sévérité de l'écart par rapport au service standard (rouge= défaillance = plus haute priorité).
Affichages en mode NAMUR :Affichage suivant NE
107

Description

Signification

Panne de fonctionnement. Le fonctionnement de l’appareiln’est pas garanti.

CodecouleurCouleur5

rouge

Défaillance,
erreur ou
dysfonctionnement

4orangeVérification du L'appareil cherche un participant büS, cet état est quitté après
fonctionnement quelques secondes.

3

jaune

Hors
spécifications

Les conditions environnementales ou les conditions de process
de l'appareil se situent en dehors de la plage spécifiée.
Des diagnostics internes à l'appareil renvoient à des problèmes
dans l'appareil ou relatifs aux propriétés du process.
Des valeurs de la fiche technique ne peuvent pas êtrerespectées.

2

bleu

MaintenancerequiseL'appareil a détecté un écart pendant un diagnostic en cours eta entrepris une correction. Fonctionnalité de l'appareil limitée.
L'appareil est en mode de commande en boucle fermée,
cependant une fonction sera limitée sous peu.
→ Effectuer la maintenance de l'appareil.

1

vert

Diagnostics
activé

Appareil en mode de fonctionnement sans erreur. Les changements d'état sont indiqués par des couleurs.
Les messages sont transmis via un éventuel bus de terrain
connecté.

0

blanc

Diagnostic
inactif

Appareil en marche. Les états ne sont pas indiqués. Les messages ne figurent pas dans une liste de messages ou ne sont
pas transmis via un éventuel bus de terrain connecté.
L'appareil fonctionne dans le cadre de ses spécifications.

Tableau 10 : Affichage de l'état de l'appareil en mode NAMUR

48

Français

Type ME43
Éléments d'affichage

13.3

Affichages à l’écran
Le flux de données cyclique vers l’automate est actif.
L’appareil est accessible via l’adresse IP illustrée.

Le flux de données cyclique vers l’automate n’est pas actif.
L’appareil est accessible via l’adresse IP illustrée.

L’appareil est initialisé (information temporaire), ou des réglages doivent
encore être effectués.
L’appareil est accessible via l’adresse IP illustrée.

Variante PROFINET S2 :P online : connecté à Primary
B online : connecté à Backup

49

Français

Type ME43
Menus Bürkert Communicator

14

MENUS BÜRKERT COMMUNICATOR

La vue d’ensemble ci-après décrit les réglages spécifiques à l’appareil du type ME43 avec le logiciel Bürkert
Communicator. Elle ne décrit pas la commande de base du logiciel.
Vous trouverez des informations détaillées sur l'utilisation du logiciel Bürkert Communicator sur lesite web de Bürkert : www.burkert.fr → 8920 → Téléchargements « Manuel d'utilisation ».
Dans la vue d’ensemble ci-dessous, on peut voir des menus affichés dans le niveau d'utilisateur « Installateur ». Ce niveau d'utilisateur dispose du droit d’accès le plus élevé.

14.1

Configuration f(x)La zone de configuration f(x) contient le menu pour configurer d’autres fonctions de l’appareil.
La configuration f(x) permet d’étendre les fonctions par une programmation libre à l’aide d’une interface
graphique de programmation.
Des exemples de fonctions sont entre autres un minuteur, un programme graphique ou un régulateur.
Vous trouverez des informations et les instructions sur le logiciel de configuration f(x) sur le site
Internet de Bürkert à l’adresse : www.burkert.fr → 8922 → Téléchargement « Manuel d'utilisation ».

14.2

Zone de configuration « Serveur web » et « OPC UA »Le serveur web et OPC UA peuvent s’utiliser avec les protocoles suivants :• PROFINET IO• PROFINET S2• EtherNet/IP• Modbus TCP
Activer ou désactiver le serveur web :Serveur web > Paramètres > Activer serveur web
Activer ou désactiver le serveur OPC UA :OPC UA > Paramètres > Activer OPC UA
Lorsque le serveur OPC UA est activé, la configuration f(x) n'est pas disponible.

50

Français

Type ME43
Menus Bürkert Communicator

14.3

Zone de configuration « PROFINET », « PROFINET S2»« EtherNet/IP », « EtherCAT »,« Modbus TCP » et «CC-Link IE field basic »Vue détaillée Paramètres
Vue détaillée

Menu

Paramètres

Réglages PROFINET,PROFINET S2, EtherNet/
IP, Modbus TCP ou
CC-Link IE field basic

Démarrer l’assistant d’installation pour définir pour lecontrôle de saisie et les conditions de démarrage pour lacommunication büS.
Réglages paramètres IP
Paramétrer le nom DNS compatible.
Paramétrer l'adresse IP fixe.
Paramétrer le masque réseau.
Paramétrer la passerelle standard.
Indiquer l’adresse IP temporaire.
L’adresse MAC est affichée.
Réglages avancés

Réglages d'alarme
Temps de cycle interne
Paramètres Control Mode
Protocole mise à jour defirmwareConfiguration passerelle

Téléchargement d'un fichier de configuration passerelle
Création d'une configuration passerelle

Conversion des unités
Masquer les valeurs deprocess

Éditer les valeurs à masquer
Réinitialisation des valeurs masquées

Réglages pour le routage
acyclique
Changer de protocole

Sélectionner le protocole.

Tableau 11 : Paramètres dans la zone de configuration « PROFINET », vue détaillée Paramètres

Vue détaillée Diagnostic
Vue détaillée

Menu

Diagnostic

Informations fichier de configuration
Dans ces menus,
les valeurs actuellessont affichées mais
pas configurées.

Protocole
État de communication
Connexion établie vers l'API
Temps de cycle interne actuelAvancé

Dernier code d'état

Tableau 12 : Réglages dans la zone de configuration « PROFINET », vue détaillée Diagnostic
51

Français

Type ME43
Menus Bürkert Communicator

Vue détaillée MaintenanceVue détaillée

Menu

Maintenance Numéros de version

Dans ces menus,
les valeurs actuellessont affichées mais
pas configurées.

Stack Name
Stack Version
Stack Build
Stack Revision
Stack Date
Version ICom

Réinitialisation matériellede la communicationindustrielle
Tableau 13 : Réglages dans la zone de configuration « PROFINET », vue détaillée Maintenance

14.4

Zone de configuration « EtherCAT »Vue détaillée Paramètres
Vue détaillée

Menu

Paramètres

Paramètres EtherCAT

Démarrer l’assistant d’installation pour définir pour lecontrôle de saisie et les conditions de démarrage pour lacommunication büS.
Alias de station
L’adresse MAC est affichée.
Réglages avancés

Temps de cycle interne
Paramètres Control Mode
Protocole mise à jour defirmwareConfiguration passerelle

Téléchargement d'un fichier de configuration passerelle
Création d'une configuration passerelle

Conversion des unités
Masquer les valeurs deprocess

Éditer les valeurs à masquer
Réinitialisation des valeurs masquées

Réglages pour le routage
acyclique
Changer de protocole

Sélectionner le protocole.

Tableau 14 : Réglages dans la zone de configuration « EtherCAT », vue détaillée Paramètres

52

Français

Type ME43
Menus Bürkert Communicator

14.5

Zone de configuration « Paramètres généraux »Vue détaillée Paramètre
Vue détaillée

Menu

Paramètres

LED d’étatParamétrer le modebüS

Configuration de l'interface büS
Nom affiché à attribuer pour l'écran et Bürkert Communicator.
Emplacement Indiquer l'emplacement affiché pour l'appareil.
Description Entrer le texte descriptif des info-bulles
Avancé

Nom unique de l'appareil pour l'affectation del'abonné.
Indiquer la vitesse de transmission.
Indiquer l’adresse CANopen.
Mode bus Régler le mode de l’interface büS
Afficher les erreurs des abonnés büS Paramétrer
si et par quel abonné les erreurs sont affichées.
Délai de désallocation Délai entre la perte d’unabonné et l’effacement de sa configuration.

Limites d’alarme

Régler les limites à partir desquelles l’appareil émet un avertissement
ou un défaut.
Tension d’alimentation Paramétrer la limite d’alarme de la tension
d'alimentation.
Température de l’appareil Paramétrer la limite d’alarme de la température d’appareil.
Avertissement seuil bas tension de batterie Affichage de la valeur.

Diagnostic

Activation ou désactivation du diagnostic.

Configuration
PDO

Configurer des objets de données de process
PDO 1
Rétablir les valeurs par défautFournisseur deconfiguration

État Activer ou désactiver le fournisseur de configuration.
Effacer toutes les configurations d’appareil Paramétrer le comportement après le redémarrage de l’appareil.
Forcer la reconfiguration de tous les appareils Paramétrer le comportement après le redémarrage des appareils.
Activer ou désactiver Ignorer les appareils hors ligne.

Gérer lesfonctions del’appareil

Désactiver la communication industrielle, le serveur web et l'UA OPC
pour pouvoir utiliser la configuration f(x).

SurveillancesystèmeDiagnostic

Affichage

Luminosité, contraste, position de montage, réglage de la langue

Indique si la configuration f(x) peut être utilisée avec le réglage actuel.
Diagnostic individuel des appareils système

Tableau 15 : Réglages dans la zone de configuration « Réglages généraux », vue détaillée Paramètres
53

Français

Type ME43
Menus Bürkert Communicator

Vue détaillée Diagnostic
Vue détaillée

Menu

Diagnostic

État del'appareil

Durée de fonctionnement
Température de l'appareil
Tension d'alimentation
Chutes de tension Nombre depuis le redémarrage.
Valeurs min./max.

Dans ces menus,
les valeursactuelles sontaffichées mais
pas configurées.

Température max.
Température min.
Tension d’alimentation
max.
Tension d’alimentation min.

Compteur des démarrages de l'appareil
État de la mémoire transférable
Heure système actuelle
Tension de batterie
État büS

Erreurs de réception Nombre depuis leredémarrage.
Erreur de réception max. La plus grave erreur deréception ayant été atteinte de manière analogue àl'état de l'appareil est affichée.
L'affichage peut être remis à 0.
Erreurs de transmission Nombre depuis leredémarrage.
Erreur de transmission max. La plus grave erreurde transmission ayant été atteinte de manière analogue à l'état de l'appareil est affichée.
L'affichage peut être remis à 0.
Réinitialiser le compteur d'erreurs
État CANopen operational ou preoperational

Journal ous les messages d’avertissement et messages d'erreur sont listésTdans le journal avec l’indication du type, de l’heure et la signature.

                              Les messages affichés dans le journal peuvent être mis à jour, enregistrés et effacés.
Fournisseur deconfiguration

État
Appareils gérés- Dont configurations hors ligne- Dont reconfigurations demandées

Dans ces menus,
les valeursactuelles sontaffichées mais
pas configurées.

Appareils reconfigurés
Configurations d'appareil chargéesAppareils manquants
Processus de chargement de configuration
erronés depuis le redémarrage
Reconfigurations erronées
État de la mémoire transférable
54

Tableau 16 : Réglages dans la zone de configuration « Réglages généraux », vue détaillée Diagnostic

Français

Type ME43
Menus Bürkert Communicator

Vue détaillée MaintenanceVue détaillée

Réglage

Maintenance Informations sur
l'appareil

Nom affiché s'affiche uniquement lorsqu'un Dans ces menus,
nom a été entré dans le menu du mêmeles valeursnom de la vue détaillée Paramètres.
actuelles sontaffichées maisNuméro d'identification
pas configurées.
Numéro de série
Numéro d’ident. du logiciel
Version du logiciel
Version büS
Version matérielle
Type de produit
Date de fabrication
Version eds
Version f(x)Pilote de l'appareil

Version du pilote
Groupe firmware
Version de DLL
Origine du pilote

Réinitialiser l’appareil

Redémarrer
Rétablir paramètres d'usine

Tableau 17 : Réglages dans la zone de configuration « Réglages généraux », vue détaillée Maintenance

55

Français

Type ME43
Remplacement de l'appareil

15

REMPLACEMENT DE L'APPAREIL
AVERTISSEMENT

Risque de blessures en cas de travaux non conformes.
▶ Le remplacement de l'appareil doit uniquement être effectués par un personnel qualifié et habilité disposant de l'outillage approprié.
▶ Empêcher tout actionnement involontaire de l'installation.
▶ Assurer un redémarrage contrôlé après le remplacement de l'appareil.
1. Couper la tension d'alimentation.
2. Retirer la borne à ressort 5 pôles.

Figure 31 :Retirer la borne à ressort 5 pôles

3. Retirer le câble Ethernet des interfaces X2 et X2.
Sur la variante PROFIBUS et la variante CC-Link : Retirer le connecteur enfichable D-Sub, 9 pôles.

4. Retirer l'appareil du rail normalisé.

Figure 32 :Retrait de l'appareil du rail normalisé→ Pousser l'appareil vers le haut et le décrocher du guidage supérieur du rail normalisé.

56

Français

Type ME43
Remplacement de l'appareil

5. Retirer la carte micro SD

Lecteur de micro carte SD
Cache

Figure 33 :Changer la micro carte SD ; passerelle de bus de terrain ME43

→ Retirez soigneusement le couvercle du renfoncement.
→ Faire basculer le couvercle en haut vers la gauche.
→ Pour déverrouiller, appuyer sur le bord de la carte micro SD qui est insérée.
→ Retirer la carte micro SD.
6. Insérer la carte micro SD dans l'appareil de rechange :Veiller à respecter le sens d'introduction.
→ Pousser la micro carte SD dans le lecteur de carte. Veiller à ce que la carte micro SD s'enclenche
correctement.
→ Refermer le couvercle du lecteur de carte.
7. Monter l’appareil de rechange sur le rail normalisé

Figure 34 :Montage de l'appareil sur rail normalisé→ Faire basculer l'appareil vers la droite et l'aligner par rapport au rail normalisé.
→ Accrocher l'appareil au guidage inférieur du rail normalisé.
→ Pousser l'appareil vers le haut tout en le faisant pivoter vers la gauche et l'encliqueter dans le guidage
supérieur du rail normalisé.
8. Raccorder l'appareil de rechange à l'électricité→ Enficher la borne à ressort 5 pôles sur l’appareil.
→ Enficher les câbles Ethernet dans les prises femelles X1 et X2 (pour connecteur RJ45).
Sur la variante PROFIBUS et la variante CC-Link : Enficher le connecteur D-Sub, 9 pôles.
→ Brancher la tension d'alimentation.
57

Français

Type ME43
Dépannage

16

DÉPANNAGE

Problème

Cause possible

Mesure à prendre

La LED NAMUR s'éteint
périodiquement.

L'alimentation électrique s'interrompt périodiquement, l'appareil
effectue une réinitialisation.

Utiliser un appareil d'alimentationélectrique avec une puissancesuffisante.

La chute de tension dans lecâble de raccordement est trop
importante.

Augmenter la section du câble.

Pas de liaison filaire

Vérifier le câblage entre Ethernet etbüS.

La lecture et l'écriture des valeursn'ont pas été autorisées par
l'API dans l'objet de contrôle del'appareil.

Autoriser la lecture et l'écriture desvaleurs dans l'objet de contrôle del'appareil.

Aucune valeur de processn’est transmise entre
l’Ethernet industriel et lebüS.

Réduire la longueur de câble.

Les valeurs de process ne sont pas Vérifier la configuration des valeursconfigurées correctement.
de process.
Les valeurs de process ne sont pas Vérifier l'affectation des valeurs deaffectées correctement.
process aux participants büS.
Les valeurs de process ne
se laissent pas affecter aux
participants büS.

La prise en compte de la configuration doit être validée par un redémarrage de l'appareil.

Redémarrer l'appareil après une
configuration.

Les valeurs de process sontaffectées à des classes différentes.

Vérifier l'affectation de façon à ceque des participants büS fonctionnent avec des valeurs de process
de la même classe.

Le sens d'entrée et de sortie doitêtre respecté comme affectation.

Vérifier que le sens de l'entrée et dela sortie est correct.

Un valeur incorrecte est
transmise ou la valeur est
nulle.

Les valeurs de process ne sont pas Vérifier l'affectation des valeurs deaffectées ou elles sont affectées
process.
aux mauvais participants.

L'appareil de rechange neprend pas en compte lesvaleurs de la carte micro
SD à partir de l'appareil
défectueux.

Le numéro d'identification de l'appareil de rechange et celui de l'appareil défectueux sont différents.

L'appareil de rechange neprend pas en compte toutes
les valeurs de la carte micro
SD à partir de l'appareil
défectueux.
58

Les valeurs de process ne sont pas Vérifier la configuration des valeursconfigurées.
de process.

La carte micro SD est défectueuse.
L'appareil n'a pas pu écrire devaleurs sur la carte micro SD.

Seules des valeurs entre des appareils portant le même ID peuvent êtretransmises.

Remplacer la micro carte SD (voirau chapitre « 17 Accessoires ») etessayer une nouvelle fois de transférer les paramètres de l'appareil
défectueux sur la micro carte SD(voir « 9.5 Accepter et stocker desdonnées avec la carte micro SD »).
La description d'appareil EDS entre Seules les valeurs existantes de l'apl'appareil de rechange et l'appareil pareil défectueux peuvent être transdéfectueux est différente.
férées sur l'appareil de rechange.
De nouvelles valeurs de l'appareilde rechange doivent être paramétrées à l'aide du logiciel « Bürkert
Communicator ».

Français

Type ME43
Dépannage

Tableau 18 : Dépannage

16.1

Description des codes d'erreur

Coded’erreur

Description

1/3

Surcharge détectée.

2/1

Surtension détectée.

2/2

Sous-tension détectée.

2/3

Limite d'avertissement de tension dépassée.

2/4

Limite d'avertissement de tension non atteinte.

2/5

Tension de la pile inférieure à la valeur limite d’avertissement.

2/6

Chute de tension détectée.

3/1

Sur-température détectée.

3/2

Sous-température détectée.

3/3

Limite d'avertissement de température dépassée.

3/4

Limite d'avertissement de température non atteinte.

18/4

Carte SD endommagée.

18/7

Mémoire transférable disponible.

18/8

Impossible d’accéder à la mémoire transférable.

18/9

La configuration est gérée avec succès par un autre appareil.

18/10

La configuration n’est PAS gérée par un autre appareil.

18/11

La configuration de l’appareil n’a pas pu être chargée par le fournisseur de configuration.

18/12

Au moins 1 appareil est manquant.

18/13

Bürkert Communicator est nécessaire.

18/14

Remplacement d’appareil nécessaire.

18/15

Le remplacement de l’appareil ne peut pas être exécuté en raison d’un trop grand nombred’options. Réduire le nombre d’appareils compatibles.

18/16

Problèmes lors du remplacement de l’appareil.

18/17

Problèmes lors du remplacement de l’appareil. Au moins 1 objet n’a pas pu être écrit.

18/18

Échec du remplacement de l’appareil.

18/19

Remplacement de l’appareil exécuté avec succès.

18/20

Le fournisseur de configuration n’est pas actif car aucune carte mémoire n’a été détectée.

18/21

Plus d’un fournisseur de configuration est activé ! Désactiver les autres fonctions dufournisseur.

32/1

Capacité de la mémoire interne des messages dépassée.

32/130Initialisation de l’appareil.

33/1

Passage à l’état « fonctionnement ».

33/2

Passage à l’état « diagnostic actif ».

33/3

Passage à l’état « maintenance ».

33/4

Passage à l’état « en dehors de la spécification ».

33/5

Passage à l’état « contrôle de fonctionnement ».

33/6

Passage à l’état « erreur ».

33/7

Passage à l’état de marche AUTOMATIQUE.
59

Français

Type ME43
DépannageCoded’erreur

Description

33/8

Passage à l'état de marche MANUEL.

33/9

Passage en mode spécial : LED clignotante.

33/11

Passage à l’état « éteint ».

33/12

Au moins une valeur d’entrée est simulée.

33/13

Au moins une valeur de sortie est simulée.

33/14

Mode démo activé.

33/15

Signal de maintenance déclenché par l’utilisateur

33/32768

1 message d’état présent.

35/1

Une erreur EEPROM a été détectée.

35/2

Au moins 1 mémoire non volatile n’est pas utilisable.

40/996

Erreur sur un ou plusieurs appareils abonnés.

45/128

Boite mail pleine.

45/1280

Évènement büS : mémoire tampon des messages BDO pleine.

45/129Boîte mail büS pleine.

45/130Boite mail CANopen pleine.

45/131

Boite mail réponses CANopen pleine.

45/132

Boite mail évènements pleine.

45/133

Boite mail réponses CSDO pleine.

45/134

Boite mail réponses BDO pleine.

45/145

Tampon messages contrôleur CAN plein.

45/15

Taille du message/des données incorrecte.

45/16

Erreur pendant l’envoi du message.

45/17

Temps de réponse au message dépassé.

45/176

Débordement du compteur d’erreurs CAN - Bus désactivé.

45/177

Débordement du tampon de réception.

45/178

Débordement du tampon de transmission.

45/256

Évènement büS : büs n’est pas opérationnel.

45/257

Évènement büS : initialiser la communication.

45/3

Erreur générale.

45/4

Mauvais état du büS.

45/5

Échec commande de tâche CANopen.

45/512Évènement büS : localisation.

45/6

Mauvais paramètre transmis à la fonction.

45/768Évènement büS : un appareil utilise la même adresse.

45/769Évènement büS : un appareil utilise le même numéro de série.

45/1024

Évènement büS : connexion au bus perdue / inexistante.

45/1792

Évènement büS : recherche abonné active.

45/1793

Évènement büS : producteur(s) introuvable(s).

45/1794

Évènement büS : appareil configuré manuellement sans adresse. La recherche peut prendre
jusqu’à 1 minute.

45/1795

Évènement büS : affectation du producteur incorrecte.

60

Français

Type ME43
DépannageCoded’erreur

Description

45/1796

Évènement büS : échec pendant la suppression du producteur.

45/1797

Évènement büS : appareil CANopen mal configuré.

45/1798

Évènement büS : GCV configuré sur les deux interfaces büS

45/1799

Évènement büS : communication cyclique du producteur inactive.

45/2048

Évènement büS : sauvegarde des données büS persistantes (ne pas éteindre l’appareil).

45/2049

Évènement büS : effacement des données büS persistantes (ne pas éteindre l’appareil).

45/2304

Évènement büS : le routeur des données acycliques est actif.

45/2560

Évènement büS : numéro de série incorrect

45/2561

Évènement büS : configuration incorrecte des entrées cycliques (filtres insuffisantes).

45/2562

Évènement büS : configuration incorrecte des valeurs cycliques.

45/2816

Évènement büS : le manager est actif

45/3072

Évènement büS : appareil surveillé en panne.

45/3584

Attente d’adressage.

45/4096

Erreur lors de l’initialisation du paramètre d’appareil.

45/4097

L’adresse configurée est déjà utilisée.

51/1

Aucune connexion correcte au système de commande de process.

51/2

Transfert des données cycliques plus lent que la valeur de timeout paramétrée.

51/10

Initialisation de la communication industrielle.

51/101

Erreur pendant la configuration NetX, p. ex. pendant le téléchargement du firmware.

51/102

La communication industrielle est hors tension.

51/103Fichier de mappage absent ou erroné.

51/104

Aucun protocole firmware disponible.

51/105

Veuillez sélectionner un protocole et redémarrer l’appareil.

51/201

Erreur d’initialisation Stack protocole.

51/202

Erreur de configuration Stack protocole.

51/203

Erreur pendant l’envoi de l’adresse MAC.

51/204

Erreur pendant l’enregistrement des données d’objet.

51/205

Erreur pendant l’enregistrement des connexions, plus de 5 connexions.

51/206

Mauvaise adresse PROFIBUS, adresses valides : 1 - 126.

51/207Mauvaise adresse CC-Link, adresses valides : 1 - 64.

51/208Mauvaise vitesse de transmission CC-Link.

51/209Paramètre IP erroné.

51/300Le maître du bus de terrain est en mode d’arrêt.

51/303

Erreur lors de l’échange de données cycliques.

51/400Le maître a essayé de raccorder un module/sous-module défectueux.

52/2

L’extension EDS pour la fonction f(x) est manquante, une reconfiguration est requise.

52/3

Erreur de validité de la charge utile de la fonction, reconfiguration nécessaire.

52/4

Fonctionnalité n’a pas pu être créée (fonctionnalité inexistante ?)52/5

Fonctionnalité n’a pas pu être initialisée.

52/6

Configuration erronée de f(x) ; une reconfiguration est nécessaire.

52/7

Le numéro de la fonction est incorrect ; une reconfiguration est nécessaire.
61

Français

Type ME43
DépannageCoded’erreur

Description

52/10

La mémoire pour utiliser le programme de f(x) est pleine. Réduire le nombre de fonctions ou
la taille du programme.

52/11

Erreur lors du calcul de la fonction.

52/12

Message d’utilisateur.

52/13

La fonction a effectué des calculs plus longs que son temps de cycle et a été désactivée !
Augmenter le temps de cycle le cas échéant.

52/15

Les temps de cycle du programme graphique f(x) ne correspondent pas au temps de cyclede la fonction associée. Recharger le programme dans l’appareil.

52/16

Le fichier de mapping f(x) n’est pas correcte ; une reconfiguration en usine est nécessaire.

52/17

La fonction f(x) attend les producteurs. (Toutes les entrées sont-elles reliées ?)52/18

Éditeur de programmation graphique : aucun programme chargé ; charger un programme
sur l’appareil.

52/19

Une fonction f(x) comporte des erreurs ! ( Corriger toutes les erreurs)

52/20

Le temps de cycle d’une fonction f(x) est trop long ! La durée du cycle doit être raccourcie
pour éviter des dommages irréparables à l'appareil.

52/21

Éditeur de programmation graphique : licence pour programme insuffisante ! Pour débloquer
l’entière fonctionnalité, veuillez contacter le service après-vente de Bürkert !

52/22

Éditeur de programmation graphique : données persistantes invalides ! Des valeurs
standard seront utilisées.

52/23

Éditeur de programmation graphique : le programme et la configuration de programme nesont pas compatibles, nouvelle configuration requise.

52/24

Éditeur de programmation graphique : pas de licence. Le programme sera désactivé après
une heure de fonctionnement.

52/25

Éditeur de programmation graphique : pas de licence. Le programme a été terminé ! Pourdébloquer l’entière fonctionnalité, veuillez contacter le service après-vente de Bürkert !

52/26

Initialisation f(x)63/10

Au moins un appareil büS a l’état : Maintenance.

63/11

Au moins un appareil büS a l’état : En dehors de la spécification.

63/12

Au moins un appareil büS a l’état : Contrôle de fonctionnement.

63/13

Au moins un appareil büS a l’état : Erreur.

63/20

La fonction f(x) n’est pas utilisable pendant que OPC UA est activé.

Tableau 19 : Description des codes d'erreur

62

Français

Type ME43
Dépannage

16.2

Indicateurs de l'état et mesures à prendre

Affichages LED d'étatsuivant NAMUR NE 107
Aucune couleur

Description

Mesure à prendre

L'appareil n'est pas alimenté entension.

Alimenter l'appareil en tension.

Éclair(s'applique à toutes lescouleurs)

L'appareil a été sélectionné au moyen Désélectionner l'appareil dans ledu logiciel « Bürkert Communicator ». logiciel « Bürkert Communicator ».

Rouge

Appareil défectueux.

Maintenance de l'appareil nécessaire –contacter le fabricant.

Communication avec d'autres partici- Intégrer l'appareil dans un réseau
pants au büS impossible.
avec d'autres participants au büS.
Erreur de bus (par ex. court-circuit).

Vérifier le câblage.

L'appareil n'est pas connecté à l'API.

Vérifier le câblage.
Vérifier la description de l'appareil
pour la connexion de celui-ci àl'API.

L'appareil ne trouve pas le participant Vérifier si le participant au büS est
au büS affecté.
affecté à l'appareil.
OrangeRecherche du participant au büS
active. Abandon de cet état après
quelques secondes.

Si cet état de l'appareil dure plus de
4 minutes, effectuer un redémarragedu réseau.

Jaune

Température de l'appareil hors spécification, une destruction de l'appareiln'est pas à exclure.

Faire fonctionner l'appareil dans leslimites de sa spécification.

Des diagnostics internes à l'appareil
renvoient à des problèmes dans l'appareil ou relatifs aux propriétés duprocess.

Prendre une mesure conformément
aux messages du journal.

Maintenance requise

Effectuer la maintenance del'appareil.

Bleu

Tableau 20 : Mesures à prendre par rapport aux indicateurs de l'état de l'appareil

État des LED

Description et cause du défaut

Mesure à prendre

Non active

Aucune connexion au réseau disponible

Vérifier les câbles.

LED Link/Act (verte) Non active

Aucune connexion au réseau disponible.

Vérifier les câbles.

LED Link (jaune)

Tableau 21 : LEDs de connexion réseau et mesures

63

Français

Type ME43
Accessoires

17

ACCESSOIRESATTENTION

Risque de blessures, de dommages matériels dus à de mauvaises pièces.
De mauvais accessoires ou des pièces de rechange inadaptées peuvent provoquer des blessures etendommager l'appareil ou son environnement.
▶ Utiliser uniquement des accessoires et des pièces de rechange d'origine de la société Bürkert.

Accessoires

Numéro de commandeSet d’interface büS 1(bloc d'alimentation et logiciel « Bürkert-Communicator » 772426
inclus)Carte micro SD

774087Adaptateur borne à ressort sur M12 (5 pôles) 0,1 m

58476564

Français

Type ME43
Démontage

18

DÉMONTAGE
AVERTISSEMENT

Risque de blessures en cas de démontage non conforme.
▶ Le démontage doit être effectué uniquement par du personnel qualifié et formé.
1. Couper la tension d'alimentation.
2. Retirer la borne à ressort 5 pôles.

Figure 35 :Retirer la borne à ressort 5 pôles

3. Retirer le câble Ethernet des interfaces X2 et X2.
Sur la variante PROFIBUS et la variante CC-Link : Retirer le connecteur enfichable D-Sub, 9 pôles.
4. Retirer l'appareil du rail normalisé

Figure 36 :Retrait de l'appareil du rail normalisé→ Pousser l'appareil vers le haut et le décrocher du guidage supérieur du rail normalisé.

65

Français

Type ME43
Transport, stockage, élimination

19

TRANSPORT, STOCKAGE, ÉLIMINATION

AVIS
Dommages pendant le transport dus à une protection insuffisante des appareils.
▶ Transporter l'appareil à l'abri de l'humidité et des impuretés et dans un emballage résistant aux chocs.
▶ Respecter la température de stockage admissible.
Un mauvais stockage peut endommager l'appareil.
▶ Stocker l'appareil au sec et à l'abri des poussières.
▶ Température de stockage : -30 °C à +80 °C.

AVIS
Dommages environnementaux causés par des pièces de l'appareil contaminées par des fluides.
▶ Éliminer l'appareil et l'emballage dans le respect de l'environnement.
▶ Respecter les prescriptions en vigueur en matière d'élimination des déchets et de protection del'environnement.
Élimination écologique▶ Respecter les réglementations nationales en matière d‘élimination et d‘environnement.
▶ Collecter séparément les appareils électriques et électroniques et les éliminer de manière
spécifique.
Plus d‘informations sur country.burkert.com.

66

Français

www.burkert.com