集合始動器盤

Catalog P3123-K

TERASAKIの高度な品質を集約したGSPですTERASAKI's high quality aggregated group
TERASAKI'S TECHNOLOGY

Safety &ReliabilityEasy
MaintenanceEcology● IEC61439-2, Form 3a およびForm 3b に適合可能● 合理的で信頼性に優れた機能統合・分離● Certificate 取得● CE mark 適合● Compliant with IEC61439-2, Form 3a and Form 3b● A variety of functions have been integrated and grouped appropriately for efficient and reliable operation● Factual statement has been issued by Lloyd's Register● CE mark compliance● 制御配線をコネクタケーブル化し、保守・点検時の作業性を向上● 使用しているコネクタは誤挿入防止対策を実施● コネクタはロック機構付きを採用しており、脱落を防止● 使用部品点数を低減● Improved maintainability and ease of inspection has been built in, byusing cable connectors for control wires● Newly designed connectors prevent insertion the wrong way round● Locking mechanism keeps connectors from being dislodged● The number of parts has been reduced● 使用部品点数を減らし、環境負荷にも貢献● 溶接レスで解体の容易化を図る● 盤内に使用する鋼板にめっき鋼板を多用● 高性能の新型MCCB TemBreak2 を採用● Impact on the environment is reduced by using fewer parts● Weld-free construction facilitates disassembly● Extensive use of galvanized steel sheets inside panels● The new, high-performance MCCB, TemBreak2 has been employedFlexible
Design1● スタータにＰＬＣを採用● 回路仕様の変更が容易になり、スピーディな対応が可能● 短納期への対応が可能● 回路仕様はフローチャートにて確認● PLCs (*1) are used for starters● Easily changed circuitry specifications let us respond quickly to customers' needs● Shorter delivery times● Circuit specifications can be checked easily on flow charts*1, PLC : Programmable Logic Controllerstarter panel

Safety & Reliability
IEC61439-2, Form 3a およびForm 3b に適合可能
Compliant with IEC61439-2, Form 3a and Form 3b
操作者が充電部に触れる危険性を減らし、万が一の事故に対して、事故の拡大

Form 3aを防止する設計・構造・部品を採用しています
IEC61439-2, Form 3a（GS22B）, Form 3b（GS22F）に適合可能a)機能ユニットからブスバーを分離b)全ての機能ユニットをお互いに分離c)機能ユニット群から端子を分離

Form 3b

The design, construction and parts selection has been carefully considered, in order to reduce thechance that an operator will come into contact with live parts, and to prevent extensive damage inthe unlikely event of an accident.
Can comply with IEC61439-2, Form 3a (GS22B) and Form 3b (GS22F).
a) Bus bars are isolated from functional unitsb) All functional units are individually isolatedc) Terminals are isolated from functional unit groups

合理的で信頼性に優れた機能統合・分離
A variety of functions have been integrated and grouped
appropriately for efficient and reliable operation
船舶用集合始動器盤（GSP）に必要な機能を再分析し、合理的で信頼性に優れた機能統合・分離を図りましたa)ユニット内部配線の標準化と制御配線のコネクタケーブル化b)リレー回路とタイマ回路のPLC化

The functions necessary in marine group starter panels (GSP) have been reviewed in order to provide efficient and reliable integration and grouping.
a) The internal wiring has been standardized, and cable connectors are used for the control wiresb) Relay circuits and timer circuits have been replaced with PLCs

Certificate 取得
Factual statement has been issued by Lloyd's Register Group Limited

CE mark 適合
CE mark compliance2

Easy Maintenanceユニット内部の配線を標準化、制御配線をコネクタケーブル化し、保守・点検時の作業性を向上
Improved maintainability and ease of inspection is due to standardized internal
wiring and the use of cable connectors for control wires

使用しているコネクタは誤挿入防止対策を実施
Newly designed connectors prevent insertion the wrong way rounda）全種類のコネクタ極数を変えたことにより、違う場所に挿入することを防止していますb）極性のあるコネクタを採用することにより、逆挿入を防止していますa）The number of pins on all the connectors has been changed to prevent incorrect insertion of theconnectorsb）Incorrect insertion has been prevented by the use of polarized connectors

コネクタはロック機構付きを採用し、脱落を防止
Locking mechanism keeps connectors from being dislodged

使用部品点数を低減
The number of parts has been reduceda）４種類存在した制御モジュールカードを１種類に統一しましたb）
リレー回路とタイマ回路をＰＬＣ化しましたa）The four existing control module cards have been replaced by a single, unified cardb）Relay circuits and timer circuits have been replaced with PLCs3

Ecology

TERASAKI EARTH CONSCIOUS

使用部品点数を減らし、環境負荷にも貢献
Impact on the environment is reduced by using fewer parts● 比較参考回路：F D FAN（自動発停、２速FAN）● Comparison Reference Circuit：F D FAN（AUTO START AND STOP、2SPEED FAN）
GS21

QT

GS22

遮断器

MCCB

Type-CB1

1Equivalent

1電流計

AMMETER

Type-AM1

1Equivalent

1Type-AM2

1Equivalent

1Type-CT1

3Equivalent

3Type-CT2

3Equivalent

3Type-MC1

1Equivalent

1Type-MC2

1Equivalent

1変流器
電磁接触器

CURRENT TRANSFORMERMAGNETIC CONTACTOR

QT

サーマルリレー

THERMAL OVERCURRENT RELAY

Type-Ry1

2Equivalent

2表示灯

INDICATING LAMP

Type-L13Equivalent

3照光式押釦スイッチ

ILLUMINATED PUSH BUTTON SWITCH

Type-SW1

1Equivalent

1押釦スイッチ

PUSH BUTTON SWITCH

Type-SW21Equivalent

1セレクトスイッチ

SELECTOR SWITCH

Type-SW31Equivalent

1

モジュールカード

STARTER MODULE

Type-M1

1Type-M4

1Type-M2

1Type-M3

1Type-M5

1Type-Tr1

1Type-Tr2

1Type-Tr3

1Type-F1

3Type-F2

1Type-F3

3Type-ARy1

3Type-ARy28Type-ARy3

6Type-ARy5

8Type-ARy4

1Type-TRy1

5Type-TRy2

2Type-TRy32ー0Type-PLC11制御用変圧器
ヒューズ
補助継電器

限時継電器
PLC

CONTROL POWER TRANSFORMERFUSEAUX RELAYTIMER RELAY

53364溶接レスで解体の容易化を図るWeld-free construction facilitates disassembly

盤内に使用する鋼板にめっき鋼板を多用
Extensive use of galvanized steel sheets inside panels

5高性能の新型MCCBを採用

The new, high-performance MCCB,

has been employed●共通の内部付属装置a)100A〜400Aフレームの内部付属装置は共通ですb)ワンタッチ取付可能な共通の内部付属装置で、緊急時や仕様変更にすばやく対応することができます●Common internal attachmentsa)100A-400A frame circuit breakers have common internal attachmentsb)These common internal attachments mean that circuit breakers are easily
attached and removed using a simple "one-touch" action. This allows fora rapid response in emergency situations or when a specification change
is required

共 通（COMMON）

１００ＡＦ●安全性に配慮a）断路機能適合b）強制OFF機構搭載c）差込型の安全性を高めたSAFETY機構搭載（OPTION）
d）安全な絶縁構造●地球環境にやさしく―分別、そしてリサイクルa）分配廃棄可能なユニット構造b）製品の減量化c）環境に配慮した材料の採用

２２５ＡＦ

４００ＡＦ

●Safety featuresa）Compliance with isolation requirementsb）Forced OFF mechanismc）Safety mechanism for safer plug connections（optional）
d）Safe, insulated construction●Eco-friendly - separable and recyclablea）Unitized construction allows separate disposal of different materialsb）The number of parts in products has been reducedc）Use of environmentally friendly materials

6Flexible Design
スタータにＰＬＣを採用
PLCs are used for starters●制御回路部分に船級認定品*1の小型ＰＬＣを採用し、各種リレー回路とタイマ回路をＰＬＣに置き換えました*1 NK, ABS, LR, DNV, GL船級認定品●Class-approved (*1) miniature PLCs have been used to replace all relay and timer control circuits.
*1, NK, ABS, LR, DNV and GL class-approved products

スタータ制御方式の種類
Control methods for each starter
使用補機の代表例
Representative circuit

モジュール型式
Starter module type

PLCの仕様Specification of PLC

不足電圧の保護分類
U V feature

制御方式
Control methdo

一般回路Standard circuitESM-1301C

―UVP

NA

Ｉ/ Ｏ：10points

UVP/UVRSEQ

Ｉ/ Ｏ：14points

UVP/UVRSEQ
ACO-NV/PS

Ｉ/ Ｏ：20points

UVP/UVRSEQ ASS, ASP, AST
ACO-NV/PS-ASS

Ｉ/ Ｏ：30points

UVP/UVRetc.

F O Trans Pump

F W Pump

自動切換補機Auto changeover

ESM-1301B

自動切換 自動発停補機
Auto changeover with auto start and stop
F O Burn pump, Compressor
AUX Blower, etc

ESM-1301A＊１ 制御仕様により回路構成が異なる場合があります。

ASS＊１ Circuitry configuration may change with control specification.

回路仕様の変更が容易になり、スピーディーな対応が可能
Easily changed circuitry specifications let us respond quickly to customers' needs●各種リレー回路をＰＬＣ化したことにより、制御回路が変更となってもソフトウェアの変更で対応が可能となりました（従来は配線を変更していた）●Replacing relay circuits with PLCs has allowed changes to control circuits to be made simply by changing the software (before, the wiring had to bechanged).

●プログラムの変更方法は、以下のいずれかの方法にて対応します●Changes to programs can be made by using any of
the following methods:a)メモリカセット（EEPROM）を挿入して変更が行えますb)電話回線を利用して変更が行えます
直接書き込み間接書き込みc)インターネットを利用して変更が行えますa）Inserting a memory cassette（EEPROM）
b）Telephone cable
Direct-write
Indirect-writec）The Internet

短納期への対応が可能
Shorter delivery times●仕様決定が遅れた場合でも、仕様変更が発生した場合でも、柔軟な対応が可能となりました●The new system delivers new levels of flexibility, evenwhen decisions regarding the specifications are delayed,or when changes to the specifications are required.

回路仕様はフローチャートにて確認
Circuit specifications can be checked easily on flow charts
7主回路の仕様のみでユニット高さを確定
The size of units is simply determined by specification of the main power circuit.
●スタータユニットの高さ寸法●Height of starter units
Motor Capacity
電動機 容量3φ 440V
ACMCCB
遮断器

Height of starter units (mm)スタータユニットの高さ寸法（mm）
Direct on line start
直入始動

kW

type

7.5

XS100NB
XH100NS
S100-GF

Non reversible
定方向Reversible
可逆Long time
長限時

200

2 Speed
二段速度

200TL-100F
H100-NF

15

XS100NB
XH100NS
S100-GF
TL-100F
H100-NF

22

XS100NB
XH100NS
S100-GF

250

200

250

250

TL-100F
H100-NF

30

XS100NB
XH100NS
S100-GF
TL-100F
H100-NF
XS100NB
XH100NS
S100-GF

300

300

TL-100F
H100-NF
55

75

90

XS225NS
XH225NS
S225-NF
S225-GF

200（300）＊1

TL-225F
H225-NF450

XS225NS
XH225NS
S225-NF
S225-GF

350―

550

600

300

350

450（400）＊1TL-225F
H225-NF

500

550650

XS225NS
XH225NS
S225-NF
S225-GF

350

400500（450）＊1

TL-225F
H225-NF

600

650750＊1…GS22F／GS22A／GS22W のみ
GS22F／GS22A／GS22W Only

8

仕様書及び定格表
標準盤

オプション

備考

●GS22の種類
集合型

表面型（GS22F）, 裏面型（GS22B）, 裏面抽出型（GS22D）
両面型（GS22W）, 壁掛型（GS22A）

単体スタータ

壁掛型（箱型）, 自立型●適用

準拠規格と適合船級協会規則

IEC（pub.60092 series）, JIS, JEM
ABS
DNV
LR
NK

その他のルール

周囲温度

0〜45℃

50℃

●定格
定格電圧

440V AC

380V AC, 415V AC（ご相談ください）

制御電圧24V DC, 220V AC

110V AC

60Hz50Hz

周波数
水平母線

需要電力により決定

縦母線

モータ容量により決定

母線電流
母線短絡電流25kA, 50kA, 80kA, 120kA
主回路

2,200V / 2,500V AC / 1min

制御回路

1,500V AC / 1min プリント基板は除く

ご相談ください

耐電圧

●構造

横幅

外形寸法（1セル）

500, 550

GS22D

450

GS22F,GS22W

425, 475

GS22A

400

GS22B

800

GS22D

750

900

―

2000, 2200, 2300

ご相談くださいGS22F,GS22B
GS22W,GS22A

IP22IP44

GS22D

IP22

IP23550
両面型（GS22W）の場 合 、奥 行 寸 法 はGS22Fの2倍になります。

奥行き高さ

保護等級

GS22F,GS22B
GS22W,GS22A

仕切板

船級協会の要求による

塗装色

7.5BG 7/2 半艶出し

ご指定くださいケーブル導入口

底部

後部 / 頂部●抽出型ユニット（GS22D）〜90kW（抽出ユニット）

適用モーター容量（440V）
ユニットサイズ

9min

200ｍｍ

max

800ｍｍ

Specification and Ratings
OptionStandard typeRemarks●KIND OF GS22
Front access type（GS22F）, Rear access type（GS22B）
Draw-out type（Rear access）（GS22D）,Double face type（GS22W）
Wall mount type（GS22Ａ）

GroupedIndividual starter

Wall mount type（Box type）, Self standing type

●APPLICATIONSStandard and Classification Societies Conformance

IEC（pub.60092 series）, JIS, JEM
ABS / American Bureau of Shipping
DNV / Det Norskes Veritas
LR / Lloyd’s Register Group Limited
NK / Nippon Kaiji Kyokai

Other rules

Ambient temperature

0〜45℃50℃●RATINGSRated Voltage

440V AC

380V AC, 415V AC（Contact TERASAKI）

Control Voltage

24V DC, 220V AC

110V AC

60Hz50HzFrequency

Selection by demand electric power

Horizontal
Bus bar Current

Selection by motor capacity

Vertical

25kA, 50kA, 80kA, 120kA

Bus bar short circuit current

Contact TERASAKI

Main circuits

2,200V / 2,500V AC / 1min

Control circuits

1,500V AC / 1min except printed circuit modules

Withstand Voltage●CONSTRUCTIONS

WidthDimensions（1cell）

GS22F,GS22B
GS22W,GS22A

500, 550

GS22D

450

GS22F,GS22W

425, 475

GS22A

400

GS22B

800

GS22D750900550

Depth

2000, 2200, 2300

Contact TERASAKI

GS22F,GS22B
GS22W,GS22A

IP22IP44

GS22D

IP22

IP23

Height ―Degree of protection

Partition plate

Depend on requirement of Classification Societies

Paint color

7.5BG 7/2 Semi-polishedSpecify when ordering

Cable entrance

BottomBack / Top

Depthmeasurebecomes 2 timesof front accesst y p e（ G S 2 2 F ）i n
case of Double
face type（GS22W）●DRAW-OUT UNIT（GS22D）
Up to 90kW（With drawable unit）

Applicable motor capacity（440V）
Unit size

min200ｍｍmax

800ｍｍ

10www.terasaki.co.jp

本社／大阪営業所

東京営業所九州出張所〒547–0002
大阪市平野区加美東6-13-47〒103–0025
東京都中央区日本橋茅場町1-6-10 日幸茅場町ビル5F〒849–4256
佐賀県伊万里市山代町久原字小波瀬3798-4

TEL 06-6791-2786
FAX 06-6791-2773
hakuei-osaka@terasaki.co.jp

TEL 03-5644-0150
FAX 03-5644-0155

TEL 0955-28-3700
FAX 0955-28-3799

Head Oﬃce／International Sales Dept.

Shanghai Representative Oﬃce

Hamburg Representative Oﬃce

6-13-47 Kamihigashi, Hirano-ku,
Osaka 547-0002, Japan

Room No.1405-6, Tomson Commercial Building,
No.710 Dong Fang Road, Pudong, Shanghai 200122, China

Anderheitsallee 4c, D-22175 Hamburg,Germany

TEL +81-6-6791-2790
FAX +81-6-6791-2773
hakuei-osaka@terasaki.co.jp

TEL +86-21-5820-1611
FAX +86-21-5820-1621
terasaki@vip.163.com

TEL +49-40-55-611-911
FAX +49-40-55-611-912
dan.graniceanu@terasaki.de

TERASAKI ELECTRIC CO.,(F.E.) PTE. LTD.

TERASAKI ELECTRIC (SHANGHAI) CO.,LTD.

TERASAKI ELECTRIC (CHINA) LTD.

17 Tuas Street Singapore 638454

Building 5 & 7, No.399 Xuanzhong Rd,Nanhui Industrial Zone, Shanghai, China 201314

Building A-04, NO.76, Chuangyu Road, Ningxi Street,Zengcheng District, Guangzhou 511338, China

TEL +65-6561-1165
FAX +65-6561-2166
tefe@terasaki.com.sg
www.terasaki.com.sg

TEL +86-21-5818-6340
FAX +86-21-5818-6350
tsc@terasaki.com.cn
www.terasaki.com.cn

TEL +86-20-8270-8556
FAX +86-20-8270-8586
tcsales@terasaki.cn
www.terasaki.cn

AUG. 2023
このカタログでご紹介した定格・仕様をお断りなしに変更することがありますのでご了承下さい。

Ratings and specifications covered in this brochure may be subject to change without notice.

Printed in JAPAN