島根原子力発電所
サイトバンカ建物の巡視業務の未実施に関する調査報告2020 年 8 月 31 日
中国電力株式会社

目

次＜はじめに＞ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
１．調査に至った経緯 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
２．当社における調査体制 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
３．本事案に関連する業務の流れ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6（１）島根原子力発電所における巡視業務（２）協力会社に委託する巡視業務（３）サイトバンカ建物における巡視の流れ
４．調査結果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13（１）調査目的および内容（２）協力会社における調査結果（３）当社における調査結果（４）保安規定に定める記録に係る業務の確認（５）調査結果のまとめ
５．組織的関与に関する調査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34（１）協力会社における評価（２）協力会社調査における弁護士の検証（３）監査班による検証
６．原因分析 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36（１）原因分析手順（２）直接原因分析結果（３）根本原因分析結果
７．過去の不適切事案に関する再発防止対策の検証 ・・・・・・・・・・・・・ 48（１）当社における再発防止対策の取り組み（２）当社における協力会社に対するこれまでの取り組み（３）協力会社における取り組み（４）取組状況を踏まえた評価

８．再発防止対策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 56（１）直接原因の対策（２）根本原因の対策（３）原子力強化プロジェクトによる再発防止対策への安全文化に係る提言（４）改善状況の評価（５）再発防止対策の水平展開
９．監査班による検証 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 63（１）監査の進め方（２）監査班による監査・評価
１０．原子力安全文化有識者会議，企業倫理委員会からの意見・提言 ・・・・・ 65（１）原子力安全文化有識者会議で出された意見・提言（２）企業倫理委員会で出された意見・提言＜おわりに＞ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 68添付資料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 69

＜はじめに＞2020 年 2 月 18 日，島根原子力発電所の巡視業務の一部を委託している，中電プラント株式会社（以下「協力会社」という。）において，同年 2 月 16 日の島根原子力発電所サイ
トバンカ建物の管理区域内における巡視業務に関して，巡視していないにも係らず，巡視を実施したとする記録を作成し報告を行っていたことが判明しました。
当社においては，2007 年発電設備総点検問題，2010 年点検不備問題，2015 年 LLW 流量計問題を受けて，コンプライアンス最優先の業務運営を推進し，さらに原子力安全文化の醸成などの再発防止対策を進めてまいりました。
そうした中で，当社が協力会社に委託する原子炉施設の巡視業務の一部において，実際には巡視していないにも係らず，巡視を実施したとする記録を作成し報告がなされたことは，原子力発電所の運営に対する地域の皆さまをはじめとする多くの関係者の皆さまの信
頼を大きく損ねることであり，当社として，深く反省するとともに，心からお詫び申し上げます。
この状況に鑑み，当社内において調査対応体制を構築し，協力会社と一体となって，事実関係の調査・確認，原因の分析および再発防止対策の検討を行うこととしました。
事実関係の調査・確認を通じて，協力会社において類似の事案も確認されており，原因の分析および再発防止対策の策定にあたっては，協力会社の業務運営や職場風土のみならず，当社の調達業務のあり方も踏まえたものとしています。
当社は，策定した再発防止対策を確実に実施し，全力で信頼の回復に取り組んでまいり
ます。

- 1 -

１．調査に至った経緯
島根原子力発電所サイトバンカ建物（添付資料（1）参照）の巡視業務※１については，協力会社に委託し実施しているところであるが，2020 年 2 月 18 日に，協力会社の放射線管理部門が，同年 2 月 16 日（以下「当該日」という。）のサイトバンカ建物の管理区域への入域実績を確認※２したところ，当該日の協力会社巡視員の入域が確認できなかったため，巡視が行われていない可能性があることが判明した。
これを受けて，同日，当該日の協力会社巡視員に対して事実確認を行った結果，管理区域に入域していないにも係らず，入域したとして，巡視記録を作成し報告を行っていたこと（以下「本事案」という。）が判明した。
本事案を受けて，当社および協力会社において，本事案に係る事実関係および，本事案と類似の事案（以下「類似事案」という。
）※３の有無等の調査を実施することとした。

※1：実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則（以下「実用炉規則」という。
）第 80 条（発電用原子炉施設の巡視及び点検）ならびに，島根原子力発電所原子炉施設保安規定（以下「保安規「毎日 1 回以上，原子炉定」という。
）第 13 条（巡視点検）および第 134 条（巡視）において，施設を巡視すること」が定められているもの。
（添付資料（2）参照）
本要求事項を踏まえて，当社は島根 1，2 号機原子炉建物，タービン建物等の巡視業務を実施
し，協力会社に，サイトバンカ建物のサイトバンカ・焼却炉・溶融炉関係，島根 1，2 号機廃棄物処理建物の廃棄物処理設備等の巡視業務を委託しているもの。
※2：発電所においては，日々の被ばく線量を管理する目的で，作業における日々の放射線量を管理することを定めているもの。2018 年 4 月から，協力会社の放射線管理部門は，サイトバンカ建物の巡視業務に係る管理区域への入退域実績を毎日確認し，当社に日々，報告する運用としているもの。
※3：協力会社巡視員が実施する巡視業務において，本事案以外の実施状況を調査するもの。また，
当社運転員が実施する巡視業務も実施状況の調査対象に含めて調査するもの。

- 2 -２．当社における調査体制
実用炉規則および保安規定で要求される巡視業務において，巡視していないにも係らず，巡視を実施したとする記録が作成されたという本事案の重大性に鑑みて，2020 年 2 月 25
日，電源事業本部副本部長を責任者として，島根原子力発電所，電源事業本部（原子力管理）および電源事業本部（原子力品質保証）を中心に，本事案に係る調査対応体制を構築
し，事案発生に至った原因調査，再発防止対策の検討・策定を実施することとした。
調査対応にあたっては，原子力強化プロジェクトから安全文化に係る提言を受けるとともに，考査部門（原子力監査）による監査を行うこととした。
なお，調査対応体制を図 2-1 に，各組織の責任者と主な役割を表 2-1 に示す。

- 3 -

中電プラント
連携
調査班

巡視業務関係チーム

記録関係チーム

サイトバンカ巡視問題対応本部連
携原因分析・再発防止対策班

監

原因分析チーム査

原子力強化プロジェクト

監査班（考査部門（原子力監査））

図 2-1 調査対応体制- 4 -安全文化に係る提言

再発防止検討チーム

表 2-1 各組織の責任者と主な役割

組織名称（責任者）

主な役割

サイトバンカ巡視問題対応本部

サイトバンカ巡視問題対応本部の総括［本部長］電源事業本部副本部長

報告書のとりまとめ（電源事業本部部長（原子力管理））

調査班

調査班の統括（島根原子力発電所長）

巡視業務関係チーム

本事案に関する事実確認（島根原子力発電所発電部長）

本事案の協力会社運転員が実施した巡視業務等の確認類似事案の確認（保安規定第 13 条，134 条に定める巡視業務の実施状況の確認）

記録関係チーム

保安規定第 119 条，189 条に定める記録（島根原子力発電所技術部長）の適正性の確認本事案および類似事案による不足している記録の補完原因分析・再発防止対策班

原因分析・再発防止対策班の統括（電源事業本部部長（原子力品質保証））

原因分析チーム

原因の調査・分析（島根原子力発電所品質保証部長）（直接原因分析，根本原因分析）

再発防止検討チーム

原因分析を踏まえた再発防止対策の策定（島根原子力発電所品質保証部長）（業務プロセス，安全文化の視点）

監査班

調査班，原因分析チームの監査（考査部門部長（原子力監査））

原子力強化プロジェクト

原因分析を踏まえた再発防止対策に対す（原子力強化プロジェクト部長）

る安全文化に係る提言（備考）外部第三者からの意見・提言および助言
調査結果（事実確認，原因分析，再発防止対策）は，原子力安全文化有識者会議および
企業倫理委員会に報告し，意見・提言を受ける。
根本原因分析および再発防止対策は，外部第三者組織の助言を受ける。

- 5 -３．本事案に関連する業務の流れ
実用炉規則第 80 条（発電用原子炉施設の巡視及び点検）ならびに，保安規定第 13 条（巡視点検）および第 134 条（巡視）の要求を踏まえた，島根原子力発電所サイトバンカ建物の巡視業務の流れを以下に示す。
（１）島根原子力発電所における巡視業務
島根原子力発電所においては，実用炉規則第 80 条（発電用原子炉施設の巡視及び点検）
ならびに，保安規定第 13 条（巡視点検）および第 134 条（巡視）の要求事項を踏まえて，当社 QMS（品質マネジメントシステム）文書の 2 次文書「運転管理要領」， 3 次
文書「巡視点検要領書」および「運転管理手順書」に基づき，「通常パトロール※１」，「重点パトロール※２」および「高放射線区域パトロール※３」によって，施設の機能状態を監視している。
このうち，保安規定に定める「巡視※４」は，「毎日 1 回以上，原子炉施設全般」に対して「通常パトロール」として実施している。
なお，島根原子力発電所における通常パトロールの運用の変遷を添付資料（3）に示す。
※1：保安規定に基づき，プラントの安全安定運転のため確認するパトロール※2：発電部の自主管理として，プラントの安全確保のため実施するパトロール※3：高放射線区域（保安規定第 93 条および第 160 条第 1 項（1）線量当量率 1mSv/h を超える区域）で，施錠等で区別されている区域に係るパトロール※4：3 次文書「巡視点検要領書」において，「巡視とは，運転員が原子炉施設の中のあらかじ
め定められたルートを通行しながら，原子炉施設全般について，中央制御室からの遠隔監視
では検知できないような漏えいの有無，異音，異臭等の異常徴候を発見することをいう。」と定義

ａ．巡視の対象範囲
巡視は，3 次文書「巡視点検要領書」に基づき，原子炉施設全般について，中央制
御室からの遠隔監視では検知できないような漏えいの有無，異音，異臭等の異常徴候を発見することを目的に，原子炉設備，タービン設備，電気設備，所内ボイラ設備，廃棄物処理設備，サイトバンカ・焼却・溶融設備，純水・水ろ過設備および固体廃棄物貯蔵所を対象に，原子炉建物，タービン建物，廃棄物処理建物，制御室建物，サイ
トバンカ建物，固体廃棄物貯蔵所および屋外エリアの巡視を実施している。
また，3 次文書「巡視点検要領書」に，巡視対象施設における基本的な巡視ルートを定めたうえで，警報発報への対応や設備の補修作業による巡視ルート等の変更など，プラントの状況等によって，この順序に捉われることなく最適なルートにより巡視を実施することとしている。
なお，サイトバンカ建物管理区域内の基本的な巡視ルートを添付資料（4）に示す。

- 6 -ｂ．巡視の体制
巡視は，協力会社に一部委託し，当社運転員および協力会社巡視員により，対象範囲を毎日 1 回以上行い，その結果を当直長に報告している。
（ａ）当社と協力会社の巡視対象範囲（本事案発生時点）
実施者
当

社

協力会社

対象範囲
原子炉設備，タービン設備，電気設備，所内ボイラ設備，
固体廃棄物貯蔵所（D 棟）
廃棄物処理設備，サイトバンカ・焼却・溶融設備，固体廃棄物貯蔵所（A，B，C 棟），純水・水ろ過設備（ｂ）巡視の回数
巡視回数は，保安規定第 13 条（巡視点検）および第 134 条（巡視）において毎
日 1 回以上巡視することを定め，3 次文書「巡視点検要領書」に，原子炉設備，タービン設備，電気設備，所内ボイラ設備，純水・水ろ過設備および固体廃棄物貯蔵所※１が 1 日 1 回，廃棄物処理設備は 1 日 2 回（土日・休日は 1 日 1 回），サイトバ
ンカ・焼却・溶融設備は 1 日 2 回と規定していた。（本事案発生時点）（添付資料（3）参照）※1：固体廃棄物貯蔵所内部は，当社が 1 日 1 回，中央制御室監視カメラで確認していた。

ｃ．巡視の実施
当社運転員および協力会社巡視員は，巡視の実施にあたって，3 次文書「巡視点検要領書」および「運転管理手順書」に基づき，パトロール支援システム※１の携帯端末を携帯し，現場確認を実施する。現場確認を行い，携帯端末に，パトロールシート※２へのレ点チェックや，巡視メモデータおよび異常状況写真を入力する。
携帯端末に入力されたパトロールシートのレ点チェック等のデータは，パトロール
支援システムに転送および登録され，中央制御室に常駐する当直副長が確認・承認した後，当直長の確認・承認を得る。
※1：従前，紙のチェックリストを使用していたが，データ分析が困難な状況であったことから，パトロール業務の効率化・
2012 年 5 月から導入した。
高度化を支援することを目的に，
なお，島根 1 号機は，2017 年 4 月 19 日に廃止措置計画および廃止措置段階の保安規定が認可されたことを受けて，同
年 4 月 26 日以降は，紙のパトロールシートにより巡視結果を記録し，当直副長および当直長の確認・承認を得る手順とした。
※2：巡視の実施を踏まえて，3 次文書「巡視点検要領書」に基づき作成する記録である。保安規定で定める記録は，紙媒体として保管している。

- 7 -パトロール支援システムの携帯端末

ｄ．中央制御室における運転員の確保
現在，保安規定第 12 条（原子炉の運転員の確保）に従って，島根 2 号機は原子炉の運転中および定期事業者検査停止中において，また，保安規定第 133 条（運転員の確保）に従って，島根 1 号機は廃止措置中において，島根 1，2 号機の運転操作，運転監視，巡視等に関する運転管理業務に従事するために，必要な人数の運転員（原子炉の運転に必要な知識を有する者）を，島根 1，2 号機中央制御室に確保している。
島根 1，2 号機で，1 班あたり表 3-1 に定める人数の者をそろえ，5 班以上編成した
上で，2 交替勤務を実施することとしており，具体的な運転員の人数および班編成は，
2 次文書「運転管理要領」に基づき設定している。
なお，表 3-1 に，保安規定で規定する 1 班あたりの人数を示す。
表 3-1 運転員の確保人数
確保人数※１

うち，常時中央制御室に確保する人数※２

3 名以上

1 名以上

運転，起動および高温停止の場合

3 名以上

2 名以上

冷温停止および燃料交換の場合

2 名以上

1 名以上

原子炉の状態
1 号機
2 号機

廃止措置段階で，原子炉内に燃料がない状態※1：1 名は当直長とし，当直長は 1 号機および 2 号機を兼任※2：当直長，当直副長，当直主任または運転士の職位にある運転員を確保（添付資料（5）参照）（２）協力会社に委託する巡視業務
当社は，島根 1，2 号機の放射性廃棄物処理設備（サイトバンカ建物：サイトバンカ・
焼却・溶融設備，廃棄物処理建物：廃棄物処理設備）および屋外補助設備他の運転業務について，反復的な業務であり，専業的・集中的に外部能力を活用することが効率的であると判断し，協力会社に委託している。
この委託業務範囲※１における運転業務は，中央制御室に常駐する当直長の管理のもとで，協力会社が実施する。
なお，この委託業務範囲には，固体廃棄物貯蔵所の巡視業務も含まれている。
※1：委託業務範囲は以下のとおり。
島根原子力発電所 1・2 号機
島根 1，2 号機

放射性廃棄物処理設備の運転業務

液体・固体廃棄物処理設備の運転・巡視・点検

サイトバンカ設備，雑固体廃棄物焼却設備，雑固体廃棄物処理設備の運転・巡視・点検
島根原子力発電所 1・2 号機

屋外補助設備他の運転業務（2007 年 2 月から委託開始）

原水・水ろ過設備，純水設備，除染設備，重油タンク設備の巡視- 8 -以下に，本事案が発生した放射性廃棄物処理設備の運転業務（サイトバンカ建物および廃棄物処理建物）の実施状況を示す。
ａ．業務委託の開始（ａ）サイトバンカ建物
1984 年 6 月のサイトバンカ建物（サイトバンカ設備）の竣工に合わせて，同月より，サイトバンカ設備の運転・巡視・点検について，中電プラント株式会社（当時：
中電電気機工株式会社）への業務委託を開始した。その後，1984 年 7 月の雑固体
廃棄物焼却設備の運転開始や，2002 年 3 月の雑固体処理設備（溶融設備，モルタ
ル固化設備）の運転開始を受けて，これら設備も委託業務範囲に追加した。
また，2007 年 4 月からは，固体廃棄物貯蔵所（A,B,C 棟）の建物外部の巡視業務を委託業務範囲に追加した。
（ｂ）廃棄物処理建物
1988 年 4 月からは島根 1 号機廃棄物処理設備の運転業務（液体・固体廃棄物処理設備の運転・巡視・点検）の委託を開始し，その後，島根 2 号機の運転開始を受けて，1989 年 2 月からは島根 2 号機廃棄物処理設備の運転業務の委託を開始した。
ｂ．業務委託における巡視業務の実施
協力会社においては，当社が作成し協力会社に提示する「業務委託仕様書」の要求事項を踏まえて，品質文書※１として「運転業務管理要領」および「運転業務運用手順書」を定めたうえで，当社から受託した運転業務を実施している。
なお，当社が「業務委託仕様書」において業務実施上の要求事項として 3 次文書「巡視点検要領書」を遵守することを要求していることを踏まえて，協力会社は，品質文書「運転業務運用手順書」に，当社から提示した 3 次文書「巡視点検要領書」を遵守
し，巡視業務を実施することを規定している。
また，協力会社は，3 次文書「巡視点検要領書」が改正された場合には，改正時に，協力会社巡視員への周知・教育を実施している。
なお，サイトバンカ建物および廃棄物処理建物の巡視回数は，以下のとおり。
（添付資料（3）参照）※1：当社の要領書および手順書には，当社の QMS（品質マネジメントシステム）文書であ，「3 次文書」を記載し明示していることが分かるよう，文書体系で規定する「2 次文書」
る。また，協力会社の要領書および手順書には，協力会社の品質マネジメントシステム文書であることが分かるよう「品質文書」を記載し明示している。

（ａ）サイトバンカ建物の巡視回数
運転業務委託開始以降，本事案が発生するまでの間，3 次文書「巡視点検要領書」
において，平日および土日・休日いずれも，巡視回数は 1 日 2 回（固体廃棄物貯蔵所は 1 日 1 回）※２と規定していた。

- 9 -※2：サイトバンカ建物の土日・休日の巡視回数は，土日・休日に，焼却炉および溶融炉の運転（2 交替または昼間のみ）を行う場合があったことから，平日の巡視回数と同様，
1 日 2 回としていた。また，焼却炉および溶融炉の運転を行わない場合，巡視業務のみとなるが，焼却炉および溶融炉の運転を行う場合と同様の巡視回数としていた。

（ｂ）廃棄物処理建物の巡視回数
運転業務委託開始以降，3 次文書「巡視点検要領書」において，当初は平日および土日・休日いずれも，巡視回数は 1 日 2 回と規定していたが，廃棄物処理設備の運転状況を踏まえて，平日：1 日 2 回，土日・休日：1 日 1 回へ見直し※３が行われ，本事案が発生するまでの間，当該巡視回数を規定していた。
※3：廃棄物処理建物の土日・休日の巡視回数の見直し時期については，資料が現存していないため確認できないが，パトロールシートが現存する 2002 年 4 月以降，平日は 1 日 2回，土日・休日は 1 日 1 回である。

ｃ．業務委託における体制
2010 年 4 月以前は，土日・休日における午前・午後の業務体制の区分はなかったが，2010 年 4 月以降，平日は，サイトバンカ建物および廃棄物処理建物いずれも「8 時50 分～17 時 20 分」，土日・休日は，廃棄物処理建物は「午前（8 時 50 分～12 時）」，」の業務体制を構築している。
サイトバンカ建物は「午後（13 時～17 時 20 分）（添付資料（6）参照）（ａ）サイトバンカ建物における業務体制①焼却炉および溶融炉が停止している場合
平日（8 時 50 分～17 時 20 分）は，協力会社運転副責任者※１1 名と運転員※２2名の合計 3 名が，土日・休日（13 時～17 時 20 分）は，協力会社運転副責任者 1
名と運転員 1 名の合計 2 名が，サイトバンカ建物非管理区域のサイトバンカ制御室にて勤務し，運転・巡視・点検業務を実施する。
②焼却炉および溶融炉が運転している場合
8 時～24 時までの間，協力会社運転副責任者 1 名と運転員 2 名の合計 3 名が，サイトバンカ建物非管理区域のサイトバンカ制御室にて 2 交替勤務を実施する。
また，土曜日（8 時 50 分～17 時 20 分）に焼却炉および溶融炉を運転する場合，廃棄物処理建物の業務体制とは別に，協力会社運転副責任者 1 名と運転員 2 名の合計 3 名が運転業務を実施する。

- 10 -

（ｂ）廃棄物処理建物における業務体制
平日（8 時 50 分～17 時 20 分）は，協力会社運転副責任者 1 名と運転員 4 名の合計 5 名が，土日・休日（8 時 50 分～12 時）は，協力会社運転副責任者 1 名と運転員 1 名の合計 2 名が，廃棄物処理建物管理区域の廃棄物処理制御室にて勤務し，運転・巡視・点検業務を実施している。
※1：協力会社運転副責任者は，制御室に常駐し，放射性廃棄物処理設備の運転操作等の指揮監督を行っている。土日・休日の運転操作がない日の主な業務は，制御室の盤面監視や運転日誌等の帳票類の作成・確認となる。
※2：放射性廃棄物処理設備の運転業務において，力量に応じて，「運転員」および「補助運転員」に区分されており，協力会社運転副責任者の指揮の下，運転業務を実施している。
・運転員：巡視業務および現場機器操作の他に，サイトバンカ制御室での運転操作が実施できる要員・補助運転員：巡視業務および現場機器操作が実施できる要員

なお，上記，協力会社の運転員および補助運転員が，日々の巡視業務を実施しており，本報告書では，巡視業務を実施する協力会社の運転員および補助運転員を，以下総称して「協力会社巡視員」と整理し記載する。
（ｃ）予定外の業務発生による時間外等が必要な場合の対応予定された業務に対し，予定外の業務が発生した場合は，協力会社運転副責任者
は，当直長へ連絡し，対応についての確認を受けることを，当社が作成し協力会社に提示する「業務委託仕様書」で求めている。この際，当直長は，必要により予定されていた一部業務の延期や一時的な増員・時間外での対応を，協力会社運転副責
任者に要請する。
なお，当社からの要請または協力会社からの申請を受けて，一時的な増員・時間
外による業務実施が必要となった場合でも，協力会社との業務委託契約に基づき，業務時間に応じた費用精算を行うことができることになっている。
ｄ．委託業務の実施状況の確認
当社は，3 次文書「運転業務委託管理手順書」に基づき，放射性廃棄物処理設備の運転業務について，委託業務の実施状況を立会またはインタビューにより確認し，その結果を委託先の協力会社に通知することとしている。また，委託業務の実施状況確
認において，当社において指摘事項を確認した場合は，その後，協力会社から提出された指摘事項に対する処置計画が妥当であることを確認することとしている。
委託業務の実施状況確認は，2 か月に 1 回行っており，この中で，サイトバンカ建物や放射性廃棄物処理設備等の巡視に係わる確認として，平日の巡視に同行※１（立会）「巡視時の装またはインタビューにより「3 次文書「巡視点検要領書」の遵守状況」，
備状況」等を確認している。
ただし，土日・休日は，実施状況の確認対象とはしていなかった。

- 11 -

※1：サイトバンカ建物巡視に同行した際の実施状況について，協力会社巡視員は，パトロー
ル支援システムの携帯端末を携帯し，現場で巡視結果を携帯端末に入力していたこと，おまた，よびサイトバンカ建物管理区域の巡視時間は 30 分程度であったことを確認している。
協力会社巡視員は，巡視のポイントも理解し，巡視に必要な力量を有していることを確認している。

（３）サイトバンカ建物における巡視の流れ
協力会社におけるサイトバンカ建物（固体廃棄物貯蔵所を含む）の巡視は，協力会社
巡視員 1 名で，サイトバンカ建物の全域（管理区域，非管理区域）を 1 日 2 回（平日（8時 50 分～17 時 20 分）：勤務時間内の午前 1 回/午後 1 回，土日・休日（13 時～17 時 20分）：勤務時間内の午後 2 回），また，固体廃棄物貯蔵所 A，B，C 棟を，それぞれ 1 日
1 回，実施している。
なお，サイトバンカ建物（固体廃棄物貯蔵所を含む）の巡視については，3 次文書「巡視点検要領書」および「運転管理手順書」に規定しており，協力会社は，これら文書に規定されている事項を遵守し，巡視を実施している。
ａ．協力会社におけるパトロールシートの作成
協力会社巡視員は，3 次文書「運転管理手順書」に基づき，パトロール支援システ
ムの携帯端末を携帯して，現場確認を行い，巡視結果を携帯端末に入力しパトロール
支援システムに転送および登録する。
協力会社運転副責任者は，3 次文書「引継および周知手順書」に基づき，協力会社
巡視員が携帯端末に入力しパトロール支援システムに転送および登録したデータを，
中央制御室に常駐する当直長に業務を引き継ぐ前にシステムで確認する。
ｂ．当直長への業務引き継ぎ
業務引き継ぎは，当社の「業務委託仕様書」において協力会社運転副責任者が実施するよう要求しており，協力会社運転副責任者は，平日，土日・休日，いずれの日も，
サイトバンカ建物の運転業務終了後，3 次文書「引継および周知手順書」に基づき，
運転状況および設備の異常の有無を確認した上で，直接，当直長に，パトロール支援システムに登録されたパトロールシートのデータ等を用いて業務を引き継ぐ。
当直長は，3 次文書「引継および周知手順書」に基づき，協力会社運転副責任者から，業務を引き継いだ後，2 次文書「運転管理要領」に基づき，パトロール支援シス
テムに登録されたパトロールシートのデータの確認・承認プロセスに従って，当直副長の確認・承認に引き続き，確認・承認する。
当直長が確認・承認したパトロールシートは，発電部課長（第一発電），発電部長および原子炉主任技術者の確認を受けた後，保管される。
なお，パトロールシートの作成・承認・確認の流れを添付資料（7）に示す。

- 12 -

４．調査結果（１）調査目的および内容
本事案に係る事実関係等の調査を以下のとおり実施した。
ａ．協力会社における調査①

本事案に係る協力会社巡視員（以下，当該日の協力会社巡視員（当該者）を「巡）において，サイトバンカ建物の巡視業務のうち，管理区域に入視員 A」という。
域していないにも係らず，入域したとして，巡視記録が作成されたことについて，
その行為に至った事実関係を調査した。

②

巡視員 A が実施した巡視に関する業務について，当該日以外にも同様な取扱いがなされていないかを調査した。

③

管理区域に入域していないにも係らず，入域したとして，巡視記録が作成されたことを踏まえ，巡視員 A 以外の協力会社巡視員について，同様な取扱いがなされていないかを調査した。
なお，同様な事案が確認された場合には，その行為に至った事実関係を調査した。

ｂ．当社における調査①

協力会社巡視員において，管理区域に入域していないにも係らず，入域したとして，巡視記録が作成されたことを踏まえ，当社運転員が実施する保安規定に定める原子炉施設の巡視業務について，同様な取扱いがなされていないかを調査した。

②

本事案が，保安規定に基づく記録において発生したことから，保安規定に基づく記録の作成において，同様な取扱いがなされていないかを調査した。

- 13 -

（２）協力会社における調査結果
ここでは，協力会社から提出された「島根原子力発電所 サイトバンカ建物巡視業務の未実施に関する調査報告」（2020 年 4 月 20 日）に基づく本事案および類似事案に関する協力会社における調査結果を整理するとともに，当社が実施した協力会社における調査結果の妥当性確認結果および協力会社巡視員が実施した巡視以外の業務に係る適切性確認結果を整理する。
ａ．本事案に関する事実確認（ａ）確認方法
当該日のサイトバンカ建物の業務体制は，土日・休日体制で，協力会社運転副責任者（以下，当該日の運転副責任者を「運転副責任者 A」という。）と巡視員 A の 2
名体制で業務が実施された。
協力会社において，当該日におけるサイトバンカ建物の巡視業務の流れに沿って，巡視員 A の行為や動機等を聞き取りにより確認した。また，運転副責任者 A を含めた管理者が本事案を発見できなかった事実関係についても聞き取りにより確認した。
なお，事実関係の調査にあたって，サイトバンカ建物の巡視業務におけるタイム
テーブルが手順書に明記・整理されているものではなかったことから，サイトバン
カ建物の巡視業務の実施状況を把握する観点から，協力会社巡視員からの聞き取り等に基づき，協力会社において「協力会社におけるサイトバンカ建物の巡視業務タイムテーブル」を添付資料（8）のとおり整理した。
その結果，土日・休日におけるサイトバンカ建物の管理区域の 1 日 2 回の巡視にあたって，巡視パターンとして土日・休日の午後半日で，管理区域を 2 回に分けて実施する場合※１と，管理区域を続けて 2 回実施する場合※２があることが確認された。
また，巡視員 A の当該日の行動※３を把握するため，「本事案に係る協力会社巡視員の当該日のタイムテーブル」として，巡視員 A の通常巡視パターンと当該日の巡視パターンを添付資料（9）のとおり，加えて，「本事案に関する事実確認」として，当該日から本事案が判明した日（2020 年 2 月 18 日）までの事実関係を添付資料（10）のとおり整理した。
※1：1 回目の巡視終了後，管理区域を退域し，一度，サイトバンカ制御室に戻り，再度，管理区域に入域し 2 回目の巡視を実施。
※2：1 回目の巡視終了後，管理区域を退域せず，再度，2 回目の巡視を実施。
※3：巡視員 A の当該日の行動に係る事実関係の確認にあたって，協力会社においては，複数の管理職のもとで，その行動の確認を実施した。

- 14 -

（ｂ）調査結果
ア．調査の結果，巡視員 A が，管理区域に入域していないにも係らず，入域したとして，巡視記録を作成するに至った事実関係は以下のとおり。
【当該日における事実関係】○ 巡視員 A は，サイトバンカ建物の非管理区域の巡視において，通常は 40 分程
度で行うところを，当該日はいつもより時間をかけて，約 90 分にて巡視を実施している。これについて，「今回の運転副責任者 A とは初めての組合せであり，過去，他の協力会社運転副責任者から巡視後にプラントデータに関して質問された経験があったので，今回の運転副責任者 A からも，いろいろな質問（確認事項）をされるのではないかと思い，そのことに備えて普段より念入りに一つ一つの設備データを確認※１しながら巡視をした」と回答している。
○ 巡視員 A は，通常の巡視箇所は把握していたこと，および現場で採取するデー
タ等はメモに記載し持ち帰る対応を行なっていたため，携帯端末を携帯しない
まま巡視を実施している。
○ 巡視員 A は，1 回目の巡視終了後，運転副責任者 A に「非管理区域の巡視の終了」を報告しているが，運転副責任者 A は，「巡視員 A より「巡視終了」の報告を受けて，非管理区域と管理区域の巡視が終了する程度の時間※２も経過しており，管理区域も終わっているものと思った」と回答している。
○ 運転副責任者 A は，巡視員 A に「引継事項の異常の有無」について質問しているが，この質問まで，当該日において運転副責任者 A が巡視員 A に，巡視について指示・確認（コミュニケーション）をしたことはなかった。
○ 巡視員 A は，運転副責任者 A からの質問に対して「異常なし」と事実とは異なった報告をした。巡視員 A は，この時の心境について「自分は運転副責任者
A から仕事ができる，もしくは巡視を任せられているとの期待感を持たれており，その期待に応えるためとっさに嘘をついた」と回答している。
○ 巡視員 A は，運転副責任者 A へ「異常なし」と答えてしまったので，今さら管理区域の巡視を実施できないと考えてしまった。また，「巡視しないといけないことは分かっていたが，法令違反になるとは思わなかった」と回答している。
○ 巡視員 A は，「巡視を自分に任せてくれている運転副責任者 A の期待を裏切ってしまうことになるため，事実とは異なった報告を改めることができなかった。
「引継事項の異常の有無」を運転副責任者 A から聞かれな
また，巡視員 A は，
かったら，管理区域の巡視を実施するつもりだった」とも回答している。
○ 巡視員 A は，
「当該日を含め，過去，上司・先輩・同僚から「休日は巡視の必要がない」等との指示・指導を受けたことはない」と回答している。
※1：「普段より念入りに一つ一つの設備データを確認した」とは，非管理区域の冷却水ポンプや空気圧縮機等の設備全般の圧力や流量，温度といった各種データを普段より念入りに確認したという趣旨である。
※2：非管理区域と管理区域の巡視が終了する程度の時間としては，他の協力会社巡視- 15 -

員への確認結果も踏まえて，約 90 分程度と想定しており，通常であれば，非管理区
域と管理区域の両方の巡視が終了していると判断できる時間であったため，管理区
域の巡視も終わっているものと思ったものである。

イ．運転副責任者 A※１，ライン管理者※２4 人（担当課の現課長および前課長，グループ長 2 人）に対して，巡視員 A が，管理区域に入域していないにも係らず，入域したとして，巡視を実施したとする記録を作成し報告を行っていたことを発見できなかった事実関係に係る聞き取り調査結果は表 4-1 のとおり。
※1：運転副責任者 A は，補助運転員で 2 年と運転員で 8 年の経験を経て，協力会社運転副責任者として 15 年の業務経験を有する。
※2：ライン管理者とは，協力会社運転課の課長およびグループ長をいう。

表 4-1 運転副責任者 A およびライン管理者による聞き取り調査結果
聞き取り先

調査結果

運転副責任者 A

巡視員 A より管理区域も含め「異常なし」との報告を受けたと認識しており，この報告に全く不審を抱くことはなかった。
当該日の巡視員 A の様子についても特に変わった様子は見られなかった。
当該日を含め「巡視を早めに切り上げる」ような発言はしていない。

ライン管理者（4 人）

委託業務の要求事項や内容は，職場懇談会（定例の課内会議）等で所属員に対して説明している。また，保安規定の必要性等について，発注者の要求事項に基づき年度教育計
画を作成し教育を実施している。
巡視員 A が管理区域内巡視を実施していなかったことを事案発覚まで知らなかった。
適切に巡視をしたかどうかは今の業務運営の仕組みでは分からない。
仮に自分が当該日の運転副責任者の立場であったとしても，今回のように巡視員より「異常なし」と巡視報告を受けたら（巡視の全てを実施したものと）信用する。

- 16 -

ｂ．協力会社巡視員における類似事案の調査（ａ）確認方法
ア．パトロールシートとの突合せ
巡視員 A が実施した当該日以外の巡視業務において，同様な取り扱いがなされていないか，また，巡視員 A 以外の協力会社巡視員において，同様な取り扱いがなされていないかを，パトロールシートと他の帳票（管理区域への入退域データ）とを突合せた。
パトロールシートと他の帳票との突合せの結果が整合しなかった場合には，整合しなかった協力会社巡視員に対して，事実関係を聞き取りにより確認した。
【調査対象業務】①サイトバンカ建物（サイトバンカ・焼却・溶融設備）の巡視業務②島根 1，2 号機廃棄物処理設備の巡視業務【調査対象期間】①サイトバンカ建物の巡視業務
パトロールシートが現存する 2002 年度以降（2002/4/1～2020/2/16）※１（当初は，「発電設備総点検後の 2007 年度以降（2007/4/1～2020/2/16）」としていたが，サイトバンカ建物の巡視業務に類似事案が確認されたため，当社からの追加要求によりサイトバンカ建物の巡視に係る調査対象期間をパト
ロールシートが現存する 2002 年度まで遡って調査を実施することとした。）※1：パトロールシートの保管期間は，2003 年 10 月 1 日の実用炉規則改正に伴い，2004 年 5 月 21 日の保安規定施行以降，「1 年間」から「巡視または点検を実施した施設または設備を廃棄した後 5 年が経過するまでの期間」となったもの。

②島根 1，2 号機廃棄物処理設備の巡視業務
発電設備総点検後の 2007 年度以降（2007/4/1～2020/2/16）
イ．アンケート調査
協力会社巡視員（現在，協力会社に在籍する巡視員経験者）に対して，アンケ
ート調査を実施した。
（ｂ）調査結果調査を行った結果は，以下のとおり。
ア．パトロールシートとの突合せ結果
サイトバンカ建物（サイトバンカ・焼却・溶融設備）および島根 1，2 号機廃棄物処理設備の巡視業務におけるパトロールシートと，管理区域への入退域データとの突合せを実施し，パトロールシートに記載された協力会社巡視員が実際に管理区域に入域しているかを確認した。

- 17 -

①サイトバンカ建物に係る巡視業務の確認結果
巡視員 A について，当該日以外の，平日および土日・休日について，管理区
域の入退域データが確認できなかった日は無いことを確認した。
巡視員 A 以外の協力会社巡視員についても，過去，平日および土日・休日のサイトバンカ・焼却・溶融設備に係る巡視業務における管理区域の入退域デー
タを確認した結果，土日・休日の巡視において管理区域の入退域データが確認できない日があることを，表 4-2 のとおり確認した。
また，平日および土日・休日の管理区域内の巡視に係る滞在時間を確認した
結果，土日・休日の管理区域内の巡視において，管理区域には入域しているものの，管理区域内の滞在時間に短いもの（10 分※１未満のもの）があることを，
表 4-3 のとおり確認した。
なお，管理区域の入退域データが確認できなかった日の協力会社巡視員に対して，事実関係を聞き取りにより確認した。
※1：パトロールシートに記載された担当者名の管理区域入域実績は確認できたが，管理区域内の入域時間（滞在時間）が短い日が確認されたため，3 次文書「巡視点検要領書」における基本的な巡視ルートに従って巡視した場合に要する標準的な巡視
最短ルートでひと通り巡視できる目安時間を 10 分と設定し，時間 30 分程度に対し，入域時間が 10 分未満であった日を短かった日として抽出した。
入域時間が 10 分であれば，固体廃棄物貯蔵プール，溶融炉室およびモニタ室，
回転機器およびデータ採取箇所を中心に，最短となる巡視ルートでエリア単位での巡視は可能であると判断した。
なお，サイトバンカ建物管理区域内巡視ルート（想定される短時間巡視ルート）
を添付資料（11）に示す。

- 18 -

表 4-2 巡視業務に係る調査（管理区域の入退域データが確認できなかった日）
項

目内

管理区域の入退域データが容サイトバンカ建物 管理区域内の巡視

確認できなかった巡視対象

32 日

管理区域の入退域データが確認できなかった日数（全て土日・休日，焼却炉・溶融炉停止中）

管理区域の入退域データが8人

確認できなかった協力会社（巡視員 A（当該者）を含む）

巡視員の人数巡視員 A： 1 日（当該者）
巡視員 B：17 日
巡視員 C： 2 日
内

巡視員 D： 3 日（退職者）

訳

巡視員 E： 4 日（協力会社巡視員）

巡視員 F： 3 日
巡視員 G： 1 日
巡視員 H： 1 日（退職者）（備考）協力会社巡視員の各個体を表すため，英字標記で示す。
年度別の発生状況は，添付資料（12）の表 1 を参照。
表 4-3 巡視業務に係る調査（管理区域内の滞在時間が短かった日）
日数
管理区域内の（全て土日・休日，滞在時間

焼却炉・溶融炉

協力会社巡視員の人数

停止中）
3 分未満

0日

合計：16 人3 分～4 分未満

5日

巡視員 B： 6 日 巡視員 K：11 日

4 分～5 分未満

15 日

巡視員 C： 9 日 巡視員 L： 6 日

5 分～6 分未満

13 日

巡視員 D：16 日 巡視員 M：16 日

6 分～7 分未満

7日

巡視員 E： 7 日 巡視員 N： 2 日

7 分～8 分未満

14 日

巡視員 F：14 日 巡視員 O： 1 日

8 分～9 分未満

15 日

巡視員 G： 3 日 巡視員 P： 1 日

9 分～10 分未満

29 日

巡視員 I： 1 日 巡視員 Q： 3 日

合計（10 分未満）

98 日

巡視員 J： 1 日 巡視員 R： 1 日（備考）協力会社巡視員の英字標記は，各個体を表すため，表 4-2 からの通し。
年度別の発生状況は，添付資料（12）の表 2 を参照。

- 19 -

②島根 1，2 号機廃棄物処理設備に係る巡視業務の確認結果
過去，島根 1，2 号機廃棄物処理設備に係る巡視業務において，管理区域の入退域データが確認できない日は無いことを確認した※２。
※2：島根 1，2 号機廃棄物処理設備の巡視業務に従事する協力会社運転副責任者および協力会社巡視員は，管理区域に入域し，廃棄物処理設備の巡視業務に従事するとともに，巡視を実施しない時間帯は管理区域内の廃棄物処理制御室に待機する。
このため，協力会社運転副責任者および協力会社巡視員の管理区域の入退域デー
タが確認できない日がなかったことから，廃棄物処理設備に係る巡視業務が実施されているものと考える。
なお，サイトバンカ建物の巡視業務に従事する協力会社運転副責任者および協力
会社巡視員は，非管理区域のサイトバンカ制御室に待機する。このため，管理区域の巡視業務を実施するためには，サイトバンカ制御室（非管理区域）から管理区域に入域する必要がある。したがって，管理区域の入退域データが確認されなかった
場合には，管理区域の巡視業務が実施されていないものと判断される。

イ．アンケート調査結果
類似事案の有無を確認するため，協力会社巡視員（現在，協力会社に在籍する巡視員経験者）36 人に対してアンケート調査を実施した。
なお，調査結果（アンケートの回答結果）は，以下のとおり。
○ 巡視員 A※１は，「巡視していないにも係らず巡視したという報告をした」，また，巡視員 B※１は，「そのような報告をしたかもしれない」と回答している。
○ 約 6 割（18 人/32 人，サイトバンカ建物巡視従事経験なし 4 人を除く）の協力会
社巡視員が，「サイトバンカ建物管理区域の巡視を 1 回/日しか，しなかったことがある」と回答している。
○ 約 6 割（19 人/32 人，サイトバンカ建物巡視従事経験なし 4 人を除く）の協力会
社巡視員が，「土日・休日における巡視 2 回/日（午後）は，時間的に余裕がない」と回答している。
○ 協力会社巡視員全員※２が「サイトバンカ建物の巡視を実施しないことが保安規定違反（もしくは法令違反）であるとの認識がある」と回答している。
○ 約 5 割（16 人/32 人，サイトバンカ建物巡視従事経験なし 4 人を除く）の協力会
社巡視員が「決められたルートや発注者要求※３に基づくサイトバンカ建物の巡視を実施しなかったことがある」と回答している。
○ 約 3 割（11 人/31 人，サイトバンカ建物巡視従事経験なし 4 人およびパトロール
支援システムの携帯端末の使用経験なし 1 人を除く）の協力会社巡視員が「サイトバンカ建物の巡視前に，携帯端末をチェックしてシステムに転送したことがある」と回答している。
※1：「表 4-2 巡視業務に係る調査（管理区域の入退域データが確認できなかった日）」
における管理区域の入退域データが確認できなかった協力会社巡視員。
※2：巡視員 A は，本事案発生直後の聞き取り調査（2020 年 2 月 21 日）で「巡視しな- 20 -

いといけないことは分かっていたが，法令違反になるとは思わなかった」と回答しており，アンケート調査（2020 年 2 月 25～27 日で実施）では「認識あり」と回答。
※3：「発注者要求」とは，当社が提示する「業務委託仕様書」および 3 次文書「巡視点検要領書」等で定める巡視に関する当社要求事項を意味する。このアンケートの趣
旨は，当社からの巡視における要求事項への理解状況を確認するというものである。

ウ．類似事案に係る協力会社巡視員への聞き取り調査（ア）類似事案に該当する協力会社巡視員への聞き取り調査
管理区域の入退域データが確認できなかった当時の協力会社巡視員 7 人（巡視員 A は除く）のうち退職者 2 人を除く，5 人への聞き取り調査結果は表 4-4のとおり。
表 4-4 協力会社における管理区域の入退域データが確認できなかった
協力会社巡視員への聞き取り調査結果
聞き取り先

巡視員 B
（17 日）

巡視員 C
（2 日）
巡視員 E
（4 日）
巡視員 F
（3 日）
巡視員 G
（1 日）

調査結果
回数や日付は記憶にないが，実施しなかったことは身に覚えがある。
サイトバンカ制御室での突発的な業務※１が発生し，その対応に追われ巡視時間が不足したため，管理区域に入域する時間を確保することができないことがあった。また，当時は管理区域の入退域記録を確認されることがなく，入域しなくても気づかれることがなかった。
サイトバンカ設備については，平日は毎日巡視しているため設備の状態をよく把握しており，加えて休日等に機器の状態が大きく変わることがないことから，休日等は非管理区域だ
け巡視しておけばよいとの感覚があった。
巡視以外の予定外の業務※１の実施において，業務分担は明確
でなく，運転副責任者から業務を任せられれば実施する。
土日・休日において，運転副責任者が事務所に戻り，サイト
バンカ制御室を不在にしたため，制御室から離れられなくなり，巡視に行けないことがあった。
その当時（6 年以上前）の記憶がないので何とも言えない。
巡視をしなかった理由も，記憶にない。
10 年以上前のことなので記憶にない。
巡視をしなかった理由も，記憶にない。
意図的に（巡視）しなかったことはない。
（10 年以上前のことなので）正直，記憶にない。
（15 年以上前のことなので）記憶にない。

※1：「突発的な業務」や「予定外の業務」についての具体的な業務としては，警報発報等への対応，土日・休日明けに予定される補修作業に係る作業票の内容確認や，その準備（系統隔離・水抜き等に伴う隔離範囲検討および操作禁止タグの作成）が該当する。

- 21 -

（イ）管理区域内の滞在時間が短かった協力会社巡視員への聞き取り調査
管理区域内の滞在時間が短かった協力会社巡視員 16 人のうち，巡視員 C（9日），E（7 日），F（14 日），L（6 日）および N（2 日）の 5 人※１への聞き取り調査を行い，その結果は以下のとおり。
（）の日数は，管理区域内の滞在時間が 10 分未満であった日数【聞き取り調査結果】○ 「作業準備等の巡視以外の予定外業務があった場合，巡視を実施する時間が少なくなり，管理区域の巡視を短時間で実施せざるをえないこともあった」と回答している。
○ 「休日は異常がないものと思い込んでいたため，サイトバンカ建物の巡視を短時間で実施したことがあったかもしれない」と回答している。
○ 管理区域内の滞在時間が短かった日の協力会社巡視員の巡視ルートを確認したところ，「固体廃棄物貯蔵プール，モニタ室を中心に，回転機器およびデータ採取箇所を含めて重点的な巡視をしていた」と回答している。
※1：協力会社においては，管理区域内の滞在時間が短かった日について，2010～2019 年の期間で 14 日，2002～2009 年度の期間で 84 日，発生していることを考慮し，滞在時間が短かった日が多い 2009 年度以前の当時の協力会社巡視員（退職者を除く）5 人を代表に聞き取り調査を実施した。

ｃ．協力会社における調査結果の妥当性確認
協力会社の調査結果については，2020 年 4 月 20 日付け「島根原子力発電所 サイ
トバンカ建物巡視業務の未実施に関する調査報告書（最終報告）」にて報告を受けた。
協力会社の事実確認調査にあたって，計画段階では，パトロールシートと他の帳票（管理区域への入退域データ等）の突合せ方法や期間（調査対象期間），聞き取り調査
方法等，都度，必要な調整を講じてきた。また，実施・結果段階においては，調査班
が，パトロールシートと他の帳票との突合せが適切に実施されているか，アンケート
調査が適切に実施されているか等を，直接，帳票類を確認するとともに，協力会社調査チームへの聞き取り確認を通じて，適切に調査が実施されていることを確認した。
なお，協力会社が実施した調査結果は，弁護士による第三者視点での検討が行われ，「運転員 A をはじめとする運転経験者全員へのアンケート調査および上司等の関係者への聞き取り調査をはじめ，受託している運転委託業務すべてにおいて，残存データによる事実確認が可能な期間まで遡って調査を行っており，本件に関わる事実調査として必要かつ十分なもので，適切な対象設定であるとともに，事実調査が適切に実施されていることを確認した」との見解※１が出されていることを確認している。
※1：2020 年 6 月 12 日付け「
『島根原子力発電所サイトバンカ建物巡視業務の未実施に関する調査報告書（最終報告）』に対する社外検証意見書」- 22 -

（ａ）サイトバンカ建物の管理区域内の巡視パターンの適切性
土日・休日におけるサイトバンカ建物の管理区域内の 1 日 2 回の巡視にあたって，
巡視パターンとして午後半日で，1 回目の巡視終了後，管理区域を退域し，サイト
バンカ制御室に戻り，再度，管理区域に入域し 2 回目の巡視を実施する場合（管理区域の巡視を 2 回に分けて実施）と，1 回目の巡視終了後，管理区域を退域せず，再度，2 回目の巡視を実施する場合（管理区域の巡視を続けて 2 回実施）があることが確認された。
管理区域の巡視を続けて 2 回実施されていたことは，当社の「業務委託仕様書」
において，1 日 2 回の巡視方法まで規定していなかった点から，当社の仕様要求を満足していなかったとは言えない状況であるが，効果的な巡視の実施という点では改善すべき点があった。
なお，今回の巡視業務の未実施に係る原因分析，再発防止対策を講ずることで，巡視の適正化を図り，効果的な巡視となるよう，必要な改善処置を講ずる。
（ｂ）管理区域内の滞在時間が短かった日の巡視の適切性
土日・休日におけるサイトバンカ建物の管理区域内の巡視において，管理区域には入域しているものの，管理区域内の滞在時間が短かったもの（調査目安時間として設定した 10 分未満のもの）が 98 日あることが確認された。
3 次文書「巡視点検要領書」における基本的な巡視ルートに従って巡視を実施した場合に要する目安時間を 10 分と設定し，調査結果を整理したものであるが，固体廃棄物貯蔵プール（3FL），溶融炉室（2FL）およびモニタ室（1FL）を中心に，エリア単位の巡視は実施されていたものと考え，巡視業務の未実施には当たらないものと考えるが，基本的な巡視ルートに従った巡視を原則として求めている点では，当社の仕様要求を満足していたとは言えない状況であった。
今回の巡視業務の未実施に係る原因分析，再発防止対策を講ずることで，基本的な巡視ルートに従った巡視が実施されるものと考えており，適切な巡視となるよう，
必要な改善を講じていく。
なお，当社において，管理区域内の滞在時間が短かった協力会社巡視員のうち，協力会社による聞き取り調査対象に含まれておらず，滞在時間が短かった日数の多かった巡視員 M（16 日）および K（11 日）の 2 人に加えて，巡視員 L（6 日）の 3人に対して，根本原因分析における事実確認のため，管理区域内の滞在時間が短かった視点で，直接インタビューを実施した。
3 人への聞き取り調査結果は，表 4-5 のとおり。
（）の日数は，管理区域内の滞在時間が 10 分未満であった日数- 23 -

表 4-5 当社における管理区域内の滞在時間が短かった協力会社巡視員
に対するインタビュー結果
聞き取り先

内

容

巡視員 M
（16 日）

正直，覚えていないが，忙しかった等の理由があったと思う。
モニタ，空調系，補助ブロアおよびコンプレッサ等の休日に稼働している機器を見たと思う。
意図的に短くしたことはないと思うので，何かイレギュラーな対応が発生して管理区域に入る時間が短くなったと思う。

巡視員 K（11 日）

休日は，設備がほとんど停止していて状態に変化がないため，巡視ルートを通過する程度で巡視していたと思う。
翌日の作業準備に時間を取られて，巡視が短時間になる可能性がある。
昔の巡視は端末がなく，パトロールシートを見てまわるものであったので，時間は今よりかからなかった。
パトロールシートが変更され，設備も増えているため，今の方が巡視時間は増加している。

巡視員 L
（6 日）

休日は，焼却炉が稼働していないため，稼働機器が限られるので，短時間になったと思う。
休日は，簡単に巡視するという訳でなく，大切な部分のポイントは押さえて見ていたという意識がある。

（ｃ）1 日 2 回の巡視要求に対し，1 回のみであった日の巡視の適切性
現在，協力会社に在籍する協力会社巡視員を経験した者 36 人に対するアンケート
調査において，約 6 割（18 人/32 人，サイトバンカ建物巡視従事経験なし 4 人を除く）の協力会社巡視員が，「サイトバンカ建物管理区域の巡視を 1 回/日しか，しな
かったことがある」と回答していることについて，保安規定に定める 1 日 1 回以上の巡視は満足しているものの，1 日 2 回の巡視を実施するという，当社の仕様要求は満足していない状況※１であった。
確認された本件については，分析対象行為として抽出し，根本原因分析を行い，必要な再発防止対策を講ずる。
なお，当社において，1 日 2 回の巡視要求に対し 1 回のみの巡視しか実施されていなかった日があることを踏まえて，協力会社運転課に在籍する現職の協力会社運転副責任者 5 人および協力会社巡視員 5 人に対して，根本原因分析における事実確認のため，直接インタビューを実施した。
10 人への聞き取り調査結果は，表 4-6 のとおり。
※1：1 日 2 回の巡視要求に対し，1 回のみであったと想定される日
サイトバンカ建物の巡視業務は，平日および土日・休日ともに，1 日 2 回の巡視を，当社の「業務委託仕様書」において要求していた。しかしながら，本事案および類似事案を受けて実施した協力会社巡視員への聞き取り調査から，1 日 1 回しか巡視を実施していないとの回答が確認された。
管理区域への入域回数が 1 回の場合に，管理区域を退域せず連続して 2 回巡視してい- 24 -

る場合もあることから，1 日 1 回しか巡視を実施していない日を特定することは困難な状況であるため，一定の仮定の下で推定した結果，調査期間である 2002 年度以降（2002
年 4 月 1 日～2020 年 2 月 16 日）において，以下の状況であることを確認した。
管理区域への入域回数が 1 回の場合，管理区域を退域せず連続して 2 回巡視している場合があることから，1 日 1 回しか管理区域の入退域データが確認できなかった日の管理区域の入域時間が 20 分未満（1 回の巡視目安時間を 10 分と設定）の場合には，
巡視が 1 日 1 回しか実施されなかったと推定され，その日数が「283 日」であることを確認した。
「283 日」には，「表 4-3 巡視業務に係る調査（管理区域内の滞在時間が短かった日）」で整理した 98 日のうち 89 日を含む。
（98 日のうち 9 日は，管理区域への入域
回数は 1 日 2 回であるが，いずれの回も管理区域の入域時間が 10 分未満であったものである。
）
なお，管理区域への入域回数が 1 日 2 回であるが，管理区域の入域時間が 1 回は 10分を超え，1 回は 10 分未満（巡視目安時間を 10 分と設定）である日が確認されているが，その日数が「39 日」あることを確認した。

表 4-6 当社における 1 日 2 回の巡視要求に対し，1 回のみの巡視に係る協力会社巡視員に対するインタビュー結果
聞き取り先

協力会社
運転副責任者
（5 人）

協力会社
巡視員
（5 人）

内

容

1 回入域して 2 回巡視している。
時間がない場合は，1 回だけ巡視したこともある。作業準備のために時間を割いていることもある。
短時間で 2 回巡視しても意味がないとは思っていた。今思えば，巡視業務を軽視していたのだと思う。
1 回の入域で 2 回巡視していた。時間を置かずに 2 回巡視しても意味はないと思っていた。
トラブル対応などで時間がなくなり，1 回しか巡視しなかったことは多分あった。
1 回入域して 2 回巡視している。
トラブル対応などがあれば，2 回目は回転機器などに絞って巡視することもあった。
2 回巡視はせず，1 回の巡視でしっかり見ていた。
1 回入域して，1 回のみ巡視するパターンが多い。
2 回巡視するには時間的に厳しい。また，1 時間前に巡視したものをまた巡視しても意味がないという気持ちはあった。
時間を置かずに 2 回巡視しても意味がないと思い，1 回の巡視に留めたこともあった。
時間的に厳しいこともあり，1 回を念入りに巡視していた。
2 回巡視は，気持ちの面でしっかり見る気がしなかった。
土日・休日の巡視は，1 回/日で良いと言われたことがある。
時間外勤務を禁じるような指示はなく，必要ならば行っていた。

- 25 -

ｄ．協力会社巡視員が実施した巡視以外の業務に係る適切性確認
本事案および類似事案に関係する協力会社巡視員が実施した巡視以外の業務について，不適切な業務が行われていないことを確認した。
（ａ）巡視員 A が実施した業務の適切性確認
巡視員 A は，2018 年 4 月に入社し，2019 年 1 月に補助運転員の資格を取得以降，
サイトバンカ設備に係る巡視および現場機器操作業務以外の業務には従事しておらず，これまで不適合や操作ミスを起こしていないことを確認した。
（ｂ）巡視員 A 以外の協力会社巡視員が実施した業務の適切性確認
協力会社巡視員が実施する業務には，サイトバンカ・焼却・溶融設備，廃棄物処
理設備等の運転操作業務がある。
運転操作は，操作の結果が表示灯などで機器の状態変化が確認でき，また，記録計や運転監視用計算機により後から各種データを確認できるなど，制御盤等で客観的に第三者が実施状況を確認できるため，操作していないにも関わらず，操作したとするような不適切な業務を行うことはできないことを確認した。

- 26 -

（３）当社における調査結果
ここでは，本事案を受けて調査した当社運転員が実施する巡視状況を整理する。
ａ．確認方法（ａ）パトロールシートとの突合せ
当社運転員において，本事案と同様な取り扱いがなされていないかを，パトロー
ルシートと他の帳票（管理区域への入退域データ等）とを突合せた。
【調査対象業務】
島根 1，2 号機原子炉関係およびタービン関係の巡視【調査対象期間】
発電設備総点検後の 2007 年度以降（2007/4/1～2020/2/21）（ｂ）調査票による類似事案の有無の確認
発電設備総点検後の 2007 年度以降，運転員認定があった者（現在の在職者 188
名（退職者を除く））に対して，調査票による類似事案の有無の確認を実施した。
ｂ．調査結果（ａ）パトロールシートとの突合せ結果
発電設備総点検後の 2007 年度以降の島根 1，2 号機原子炉関係およびタービン関係のパトロールシートと管理区域の入退域データを照合した結果，管理区域の入退域データが確認できない日は無いことを，表 4-7 のとおり確認した。
ただし，島根 1，2 号機原子炉関係およびタービン関係のパトロールシートに記載された担当者名の入域が確認できなかった日および管理区域内の滞在時間（入域時間）が調査目安時間より短かった日※１が確認されたが，パトロールシートに記載された担当者に代わって，巡視を実施したと想定される運転員の管理区域の入退域データにより，当該担当者に代わって巡視（代務者による巡視※２）が実施されているものと推定※３した。
※1：プラント状況等を考慮し，個別に代務者による巡視が含まれるかどうかの確認を行う
ために，調査目安時間を 30 分と設定し，管理区域内の滞在時間（入域時間）が 30 分未満であった日を短かった日として抽出した。
※2：代務者※※１による巡視※※1：代務者とは，当直副長の指示等により，巡視担当者に代わって巡視を実施する者（運転員資格認定を有する者（原子炉の運転に関する実務の研修を受け，運転員の技術レベルを満足する者））をいう。
パトロールシートにおける担当者の氏名を記載する者は，巡視結果に責任を持つ者として指名された者（以下「巡視担当者」という。
）としており，日々の当直業務開始のミーティングにおいて，巡視の実施体制を含め当直内で確認，共有される。
巡視に際しては，巡視担当者自身が巡視を実施しパトロールシートを作成するが，運転操作対応等の他の当直業務等で巡視ができなくなった場合や，発電部に新たに配属さ- 27 -

れた社員（新入社員，当直業務の経験のない転入社員）への OJT（巡視等の実務教育）への対応で巡視を代わることになった場合には，巡視担当者は，代務者に巡視の一部または全部の実施を依頼し，その巡視結果を確認しパトロールシートを作成する。この場
合，巡視担当者自身は巡視を実施していないが，巡視担当者として，代務者による巡視結果を確認しパトロールシートの担当者欄に氏名を記載する。
「代務者による巡視」を行う場合は，巡視を依頼された者（代務者）が確実に巡視を実施し，巡視を依頼する者と依頼される者の間で，巡視結果の確認・報告がなされる。
ただし，巡視担当者に代わって巡視を実施する際の取扱いについては，具体的な取決め事項（手続き，記録の残し方）を QMS に明文化しているものではなかった。
※3：代務者による巡視の推定「代務者による巡視」に係る業務引き継ぎ記録等が作成されていないため，巡視担当者に代わって，誰が巡視を実施したのかについてエビデンスをもって確認することができなかったことから，代わりに巡視を実施したと想定される担当者の管理区域の入退域
データにより，パトロールシートに記載された担当者に代わって巡視（代務者による巡視）が実施されていると推定している。

表 4-7 当社運転員による巡視業務に係る調査
1 号機

2 号機

備

確認対象日数（①+②+③+④） 4,710 日

4,710 日2007/4/1～2020/2/21①パトロールシートに記載された巡視担当者が巡視を行った日数②代務者による巡視を行ったと推定した日数

4,694 日4,687 日

14 日

17 日

③代務者による巡視が含まれると推定した日数

2日

6日

パトロールシートに記載された担当者名の入域が確認できた日数パトロールシートに記載された担当者名の入域が確認できなかった日数
パトロールシートに記載された担当者名の滞在時
間（入域時間）が 30 分未
満 ※４の日について，プラント状況等を考慮し代務者による巡視が含まれると推定した日数④類似事案の日数0日

0日

協力会社で確認された事

考案と類似する事案の日数
代務者による巡視が実施されていると推定した日数

39 日※５

1 号機および 2 号機の②+③の合計日数※4：パトロールシートに記載された担当者名の管理区域入域実績が確認できても，滞在時
間（入域時間）が 30 分※※２未満の場合には，時間的に見て代務者による巡視が含まれる場合があると考えられるため，プラント状況等を考慮し，個別に代務者による巡視が含まれるかどうかの確認を行うために設定した今回の調査目安時間- 28 -

※※2：調査目安時間として設定した管理区域内の滞在時間（入域時間）30 分は，巡視場所やプラント状況（運転中，停止中），また，運転員個々の経験等により巡視時間の長短はあるが，プラント運転中の 2 号機原子炉建物を対象に，巡視を一通り実施するのに必要と考えられる時間として設定したものである。
プラント運転中は，運転している機器が多く，また，待機機器も機能要求が求められる機器が多くあることから，巡視に要する時間や巡視範囲も考慮
し，2 号機原子炉建物を代表に，一通り巡視するのに必要と考えられる時間を設定したものである。一方，プラント停止中は，運転している機器が少な
く，点検のために水抜きされている系統が多くなることから，巡視範囲を考慮すると，プラント運転中に比べ，巡視時間は短くなる。
なお，プラント運転中と停止中で，中央制御室における運転員の確保人数
は変わるものの，プラント状況を踏まえて適切な人数を確保することとしている。
※5：「表 4-7 当社運転員による巡視業務に係る調査」における代務者による巡視が実施されていると推定した 39 日は，保安規定で定める 1 日 1 回の巡視を満足しているかど
うかの観点で整理した日数である。
調査対象期間において，パトロールシートに記載された担当者名の入域が確認できな
かった日および管理区域内の滞在時間（入域時間）が短かった日として抽出した結果，
表 4-7 で整理した代務者による巡視が実施されていると推定した 39 日を含め，142 日あることを確認した。
なお，上記 39 日を除く 103 日の整理状況は以下のとおり。
調査対象期間のうち，2007 年 4 月 1 日から 2010 年 1 月 20 日においては，1 日 2回の巡視を実施していた時期である。1 日 2 回の巡視のうちいずれか 1 回で，パト
ロールシートに記載された巡視担当者の氏名が管理区域の入退域データで確認され，管理区域内の滞在時間（入域時間）が調査目安時間 30 分を超過していることが確認できた 40 日（1 号機：14 日，2 号機：26 日）は，1 日 1 回の巡視を満足していることを推定できることから，表 4-7 の整理対象外とした。
巡視担当者の管理区域内の滞在時間（入域時間）が，調査目安時間 30 分未満であった 63 日は，プラント状況（運転中，停止中），また，運転員個々の経験等を確認した結果，巡視担当者が全ての巡視を実施したものと推定した。

- 29 -

（ｂ）調査票による類似事案の有無の確認
発電設備総点検後の 2007 年度以降，運転員認定があった者のうち，2020 年 3 月時点の在職者 188 人（退職者除く。ただし，2020 年 6 月以降は，188 人のうち 1
名は長期休養中のため確認対象外。）を対象に，調査票および聞き取りによる確認を実施した。
ア．2020 年 3 月に実施した，「島根原子力発電所

サイトバンカ建物巡視点検業務の未実施に伴う類似事案に係わる調査票」による確認「巡視をしていないにも関わらず，巡視したという虚偽報告をしたことがありますか」という質問調査に対し，虚偽報告をしたことがあると回答した者はいなかった。（188 人全員が，虚偽報告をしたことはないと回答）
イ．2020 年 6 月に実施した，「島根原子力発電所

サイトバンカ建物巡視業務の未実施に伴う類似事案に係わる調査票（追加調査）」による確認
代務者による巡視は，過去より実施されてきたものではあるが，具体的な取決め事項は QMS に明文化しているものではなかった。また，代務者に係る記録等を作成し保存することまで実施していなかったため，代務者による巡視の実態把握等を目的に，調査票および聞き取りによる追加の質問調査を実施した。
（ア）代務者による巡視の実態把握
代務者による巡視に係る実態把握等を目的に，以下の質問事項について調査
票による調査と聞き取りによる事実関係確認を実施した。
① 今回の巡視業務の未実施事案が判明する以前から，巡視を実施しないことが保安規定違反となることの認識があるか。
② 巡視担当者が，巡視の実施が困難となった場合，代務者に代わることが出来る運用があることを知っているか。
③ 巡視担当者として代務者に巡視の一部または全部を依頼したことがあるか。その巡視結果を，代務者に確認してパトロールシートに記載しているか。
④ 代務者として巡視担当者から巡視の一部または全部を依頼されたことがあるか。
その巡視結果を，巡視担当者に報告しているか。
⑤ パトロール支援システムを使用して巡視を実施したことがあるか。

【事実確認結果】○ 今回の巡視業務の未実施事案が判明する以前から，巡視を実施しないことが保安規定違反となることの認識について，調査対象者 187 人全員が持っていた。
○ 巡視担当者が巡視の実施が困難となった場合，代務者に代わることができる運用があることについて，約 8 割（152 人/187 人）の者が知っていた。なお，代務者に代わることができる運用があることを知らなかったと回答した約 2 割（35 人/187 人）の者は，経験年数 5 年以下であった。
○ 「巡視担当者として代務者に巡視の一部または全部を依頼したことがあるか」について，約 4 割（80 人/187 人）の者が，代務者に巡視を依頼したことがあ- 30 -

った。また，「代務者として巡視担当者から巡視の一部または全部を依頼されたことがあるか」について，約 5 割（87 人/187 人）の者が，代務者として巡視を依頼されたことがあった。
○ 「代務者による巡視」の実施について，上長への報告を覚えていない者および報告を行っていない者は，代務を依頼した者で約 4 割（28 人/80 人），代務者として巡視を実施した者で約 4 割（36 人/87 人）であった。
○ 「代務者による巡視」の実施について，巡視担当者は，代務者からその巡視結果の報告を受けて，パトロールシートを作成していた。
○ パトロール支援システムを使用して巡視を行ったことが無いと回答した者は，187 人中 58 人※１であった。また，パトロール支援システムを使用して巡視を実施したことがあると回答した 129 人全員が，巡視前に，携帯端末をチェック
してシステムに転送したことはなかった。
※1：パトロール支援システムの使用経験
58 人のうち 6 人は，パトロール支援システム運用開始（2012 年 5 月）以降
も発電部に在籍していたものの，システムの利用機会がないまま他部署に異動する等，システムの使用経験がないと回答している。

（イ）代務者による巡視が実施されたと推定した日の巡視の実施確認
代務者による巡視が実施されたと推定した日（以下「代務実施日」という。）の 39 日における，巡視担当者および代務者と推定した者の調査票の回答と，推定結果を確認し，代務を依頼した者および代務を実施していると推定した者，ならびに代務実施日に関係する者に聞き取りを実施した。
代務者と推定した者の管理区域の入域時間と，調査票および聞き取り結果から，代務実施日 39 日については，代務者による巡視が以下のとおり実施されたものと推定した。
○ 巡視担当者が，警報発報に伴う処置，運転操作対応等の他の当直業務等を実施するために，巡視ができなくなったことから，巡視担当者に代わって巡視を実施した場合○ 発電部に配属された新入社員への OJT（巡視等の実務教育）※１の対応として，巡視担当者に代わって巡視を実施した場合
当直副長等が，OJT として，新入社員を同行させ，巡視担当者に代わって巡視を実施した場合
当直副長等の指導の下（巡視の実施状況を確認しながら），OJT として，新入社員を巡視させたうえで，別の運転員が実施状況を確認する形
で，巡視担当者に代わって巡視を実施した場合新入社員が，2 月 1 日の当直体制変更前に，運転員資格認定を受けたことから，OJT として，巡視担当者に代わって巡視を実施した場合※1：新入社員の OJT（実務教育）
発電部に配属された新入社員は，翌年 2 月から通常の巡視および定例業務が- 31 -

単独で出来るよう，一定の期間（6 か月以上），当直業務における実務教育を通じて，必要な知識，技能を習得させることとしており，12 月には，巡視が単独で出来ること等の運転員認定に必要な力量要件を満たすよう指導する。

2020 年 3 月および 2020 年 6 月に実施した調査結果から，調査対象者全員が，本事案および類似事案が判明する以前から，巡視を実施しないことが保安規定違反となることの認識を持っていることおよび，巡視をしていないにも関わらず，巡視したという虚偽報告をしたことがある者はいないことを確認した。
「代務者による巡視」を実施する場合は，巡視担当者および代務者の間で巡視結果の確認が行われ，パトロールシートが作成されていることを否定する結果は確認されなかったこと，ならびに代務実施日について，推定した代務者による巡視の実施を否定する結果は確認されなかったことから，代務者による巡視が実施された日においても巡視が実施されていると推定した。
（４）保安規定に定める記録に係る業務の確認
本事案が，牽制が効かない 1 名で行われた業務であったことおよび，客観的な確認が行われなかったこと，ならびに保安規定に規定する記録に係る業務において発生したことを受けて，保安規定第 119 条（記録）および第 189 条（記録）に定める記録について，その適正性を確認した結果，本事案が確認された巡視記録以外に適正性が確認できない
ものはなかった。
（添付資料（13）参照）（５）調査結果のまとめ
ａ．協力会社における本事案および類似事案に係る取扱い（ａ）調査結果を踏まえた本事案および類似事案に対する考え調査を行った結果，本事案に加えて，2002 年 4 月 1 日から 2020 年 2 月 16 日の期間（パトロールシートが現存する期間）において，協力会社が実施するサイトバ
ンカ建物（サイトバンカ・焼却・溶融設備）の巡視業務のうち管理区域内の巡視について，管理区域に入域していないにも係らず，入域したとして，巡視記録が作成されていた日が，32 日（全て土日・休日，焼却炉・溶融炉停止中）あることが確認されたことから，実用炉規則第 80 条および保安規定第 13 条に係る要求事項である「1 日 1 回以上の巡視の実施」を満足するものではなかったことを確認した。
また，実用炉規則第 67 条（記録）および保安規定第 119 条（記録）に係る要求事項である「記録を適正に作成し，保存する」を満足するものではなかったことを確認した。
なお，サイトバンカ建物の巡視業務のうち管理区域内における土日・休日の巡視において，「管理区域には入域しているものの，管理区域内の滞在時間が短い者」
や，「管理区域の巡視を 1 回/日しか，実施しなかった者」を確認したことから，本件は，改善を図っていくべき事項と考え，本事案および類似事案の原因分析，再発防止対策の策定の中で，必要な改善処置を講ずる。

- 32 -

（ｂ）本事案および類似事案に係る安全性への影響
サイトバンカ建物の巡視業務のうち，管理区域内の巡視が行われていないと判断される 32 日分について，各種放射線モニタ等の当時の記録を確認したところ，特に，異常を示す記録は確認されなかった。
この結果から，サイトバンカ建物の管理区域内の巡視が実施されていなかったものの，原子力安全に影響を及ぼすものではなかったと考える。
（添付資料（13）参照）
ｂ．当社運転員による巡視に係る取扱い
当社運転員による巡視について，パトロールシートに記載された担当者名（巡視担当者）の管理区域への入域実績が確認できなかった日および管理区域内の滞在時間（入域時間）が調査目安時間より短かった日が確認されたが，巡視担当者に代わって巡視を実施する「代務者による巡視」が実施されたものと推定できることから，実用炉規則第 80 条および保安規定第 13 条，第 134 条に係る要求事項に基づく巡視が実施されていたものと考える。
なお，当社運転員による巡視について，巡視担当者に代わって巡視を実施する「代務者による巡視」が実施されていると推定できるものの，代務者による巡視に係る具体的な取決め事項について，QMS に明文化しているものではなく，また，代務者による巡視に係る業務引継ぎ記録等を作成していない状況であった。
このため，パトロールシートに記載する担当者名と実際に巡視した者に相違がある
こと，また，代務者による巡視を明確に証明する記録類がない状況であることから，必要な是正処置を講じていく必要があることを確認した。
今後，当社運転員による巡視業務の管理体制の改善を目的に，不適合等の管理活動の中で，原因分析を行ったうえで，パトロールシートに記載する担当者名と，代務者による巡視に係る具体的な取決め事項を，QMS に明文化したうえで，代務者による巡視に係る業務引継ぎ記録等を作成し保存する等，必要な是正処置を講じていく。
なお，代務者による巡視の取扱いに係る原因分析および原因分析を踏まえた是正処置を講じていくにあたっては，別途，個別のアクションプランを策定し，確実に取り組んでいく。また，その実施状況を確認のうえ評価結果を作成し，考査部門の確認を受けたうえで，経営層にその状況を報告する。また，その実施状況を収集し，改善状況の分析結果を含め，半期を目安に原子力安全文化有識者会議に報告し意見・提言を受けるとともに，企業倫理委員会からも意見・提言を受ける。

- 33 -

５．組織的関与に関する調査
本事案および類似事案に係る組織的関与の有無について，協力会社において事実確認な
らびに，関係する協力会社巡視員，運転副責任者 A および協力会社運転課のライン管理者
への聞き取り調査が実施され，評価が行われた。調査の結果，組織的関与が疑われるような形跡は認められず，組織的関与はなかったものと判断された。
なお，組織的な関与の有無を含めて，協力会社における調査結果については，弁護士による第三者視点での検証を受けていることを確認した。
また，協力会社における調査結果を踏まえて，当社の監査班において，第三者的な視点から，直接，本事案および類似事案に係わる協力会社関係者への聞き取り調査を行い，調査の結果，組織的関与が疑われるような形跡は認められず，組織的関与はなかったものと評価した。
（１）協力会社における評価
協力会社調査報告書において，事実確認ならびに，関係する協力会社巡視員，運転副（協力会社における調責任者 A およびライン管理者からの聞き取り調査を行っている。
査のうち，本事案に関する事実確認：4.（2）a.（b）ア，イおよび協力会社巡視員における類似事案の調査：4.（2）b.（b）ウ（ア）を参照）
結果，ライン管理者は積極的に関与あるいは黙認したような形跡や動機は認められず，
また，上司からの指示等の組織的な関与で管理区域の巡視を実施しなかったことも認められないとの評価がなされ，本事案および類似事案に関して組織的な関与はないものと判断された。
（２）協力会社調査における弁護士の検証
協力会社においては，協力会社調査報告書について，弁護士による第三者的視点での検証が実施されている。
その中で，組織的関与の有無の検証については，「本件に関する客観的な事実確認や関係者の聞き取り調査結果から，上長等の指示のもとに行われたことや，上長等が事実を知っていながら黙認していたなどの事実はなく，これを指示・黙認する動機も考えられないことから，組織的な関与は認められないと判断する」との見解が出されている。
（３）監査班による検証
協力会社で行った組織的関与の調査結果を確認するため，当社の監査班において，本事案および類似事案に関係する，巡視員 A（当該者），巡視員 B（未巡視回数が最も多く，協力会社の聞き取り調査において巡視をしなかったことを明確に回答している協力会社
巡視員），運転副責任者 A（本事案における運転副責任者であって，類似事案における巡視員 C）およびライン管理者（過去，グループ長も経験した，現在の担当課長）の 4 人に，直接，聞き取り調査を行った結果，表 5-1 に示すとおり，組織的関与が疑われるよ
うな発言はなかった。

- 34 -

なお，聞き取り調査においては，組織としての指示・指導があったかを確認することを目的に，「上司・先輩として指示・指導したことがあるのか」と「上司や先輩から指示・指導を受けたことがあるのか」について質問を行った。

表 5-1 監査班による聞き取り調査結果
聞き取り先

調査結果

巡視員 A
（当該者）

当該日を含め，上司・先輩・同僚から「休日は巡視の必要がない」との指示・指導を受けたことはない。
委託の内容については，教育で聞いた。
委託の内容は把握していたが，当時は巡視をしないことが法令違反になるとの認識はなかった。

巡視員 B

運転副
責任者 A

ライン
管理者
（1 人）

時間がなかったりとかで，管理区域内の巡視を軽視して行かなかった
ことはある。最初からやらなくていいと考えていたのではない。
上司・先輩・同僚から「休日は巡視の必要がない」との指示・指導を受けたことはない。
委託の内容については，教育で聞いた。
巡視をしないことが法令違反になると認識していたが，あまり重大には認識できていなかった。
巡視員 A が巡視していないことは，事象が発覚して初めて知った。
上司・先輩・同僚から「休日は巡視の必要がない」との指示・指導を受けたことはない。また，部下・同僚に指示・指導したこともない。
当該日を含め「巡視を早めに切り上げる」ような発言はしていない。
委託の内容は，教育で受けたことも講師として実施したこともある。
巡視をしないことが法令違反になると認識していた。
巡視員 A 他が巡視していないことは，事象が発覚して初めて知った。
上司・先輩・同僚から「休日は巡視の必要がない」との指示・指導を受けたことはない。また，部下・同僚に指示・指導したこともない。
当該日を含め「巡視を早めに切り上げる」ような発言はしていない。
運転責任者の時には，毎年，翌年度の委託業務を受ける前に仕様書の内容を全員へ周知する場を設けるので，その時には自分でやっていた。グループ長，課長になってからは，同席して補足することがあれば説明していた。教育は，運転責任者の立場の時までは自分でやることはあった。
巡視をしないことが法令違反になると認識していた。

また，協力会社調査報告書に対する弁護士の社外検証意見書にて，弁護士による第三者視点の検証が実施され，組織的関与は認められないと判断していることを確認した。
（弁護士の社外検証意見書については，協力会社における調査結果の妥当性確認：4.（2）c.を参照）
以上の結果から，組織的関与が疑われるような形跡は認められず，組織的関与はなかったものと評価した。

- 35 -

６．原因分析
本事案および類似事案の原因分析にあたっては，業務プロセスや組織的な要因の有無，
また，協力会社巡視員の意識面を含めた多様な観点で，その原因（直接原因のみならず，
根本原因を含む）を分析する。
（１）原因分析手順
事実確認結果を受け，原因を分析する。具体的手順は以下のとおり。
なお，根本原因分析については，（一社）日本電気協会の「原子力安全のためのマネジ」に例示されてメントシステム規程（JEAC4111-2013）の適用指針（JEAG4121-2015）
いる根本原因分析手法「HINT/J-HPES※１」を用いた。
※1：Human Performance Incidents Analysis Tool / Japanese Version of Human
Performance Enhancement Systemａ．直接原因分析① 関係資料の確認により事実関係を整理し，事象関連図を作成することで問題点を抽出する。

（添付資料（14）参照）② 抽出した問題点（要因）について，要因分析シートを作成し，直接原因分析を実施し，直接原因を特定する。

（添付資料（15）参照）

ｂ．根本原因分析① 直接原因分析の結果，関係資料の確認および関係者へのインタビューにより事実関係を整理し，事象関連図を作成することで問題点を抽出する。
（添付資料（18）参照）② 抽出した問題点（要因）について，要因関連図を作成し，組織要因も考慮し，根本原因を特定する。なお，根本原因ではないが，分析の過程において，除去しておくべき要因があれば，直接原因として特定する。

（添付資料（19）参照）（２）直接原因分析結果「島根原子力発電所

サイトバンカ建物の巡視業務の未実施」における不適合の内容（分析対象行為）は，以下の 2 点である。
○ 分析対象事象 1
協力会社は，サイトバンカ建物の巡視業務を当社要求通りに実施しなかった。
○ 分析対象事象 2
当社は，協力会社にサイトバンカ建物の巡視業務を当社要求通りに実施させることができなかった。

- 36 -

事実確認ならびに協力会社巡視員，運転副責任者 A および協力会社運転課のライン管理者からの聞き取り等により，直接原因分析※１を実施した結果，本事案および類似事案から抽出した問題点に対する直接原因を以下の視点で整理した。
ａ．業務管理の問題
ｂ．業務運営の問題
ｃ．意識面の問題※1：巡視員 A および B 以外の協力会社巡視員は，未巡視の事象から時間が経過し，聞き取り調査（表 4-4 協力会社における管理区域の入退域データが確認できなかった協力会社巡視員への聞き取り調査結果）を実施しても当時の記憶がなく有用な証言が得られなかったた
め，巡視員 A および B を代表して原因分析を行った。

- 37 -

≪問題点の抽出と直接原因の特定≫抽出した問題点に対する原因を下図に示す。
問題点の抽出原因の特定[協力会社の問題点]
運転副責任者 A は，管理区域の巡視が未実施であることに，気付けなかった。
巡視員 A は，巡視後に携帯端末によりパトロールシートチェックを入力する
ところ，巡視前にパトロール支援シス
テムへデータを転送した。

ａ．業務管理の問題
巡視結果を確認する仕組みが不十分

運転副責任者 A は，当日のスケジュールおよび役割分担に関する情報共有のための作業前ミーティングを実施しなかった。

巡視業務の体制・役割分担や実施方法が不明確
巡視業務に関する具体的な要求事項の明

巡視員 A は，サイトバンカ建物非管理
区域の巡視に時間を要したため，サイトバンカ建物管理区域の巡視をせずにサイトバンカ建物制御室に戻ってき
た。

示が不十分

ｂ．業務運営の問題

協力会社巡視員は，サイトバンカ建物の管理区域の巡視を実施しなかった。

関係法令および巡視業務の重要性に関する教育が不足協力会社巡視員は，サイトバンカ建物の管理区域の巡視を実施したとする記録を作成した。

協力会社管理者（課長クラス）の不在により牽制機能が不足

巡視員 B は，管理区域の巡視を実施していないにもかかわらず，実施したと報告した。

ｃ．意識面の問題
コンプライアンスおよび原子力安全文化

巡視員 A は，運転副責任者 A からの管理区域内での懸案事項について質問された際に，管理区域内の巡視を実施していないにもかかわらず「異常なし」と報告した。

の意識が欠如協力会社管理者のコミュニケーションの重要性の認識が不足[当社の問題点]
発電部（第一発電）は，協力会社の管理区域巡視が未実施であることに気付けなかった。
発電部（第一発電）は，当該業務に係る具体的な法令等要求事項を協力会社に明示していない。
発電部（第一発電）は，土日・休日における廃棄物処理建物の巡視は 1 回／日の要求に対し，サイトバンカ建物巡視については，2 回／日要求している。

根本原因分析の結果を踏まえて特定- 38 -

ａ．業務管理の問題
サイトバンカ建物の巡視は，協力会社巡視員 1 名で建物全域（管理区域，非管理区域）を 1 日 2 回巡視することになっており，巡視にあたっては，パトロール支援シス
テムの携帯端末を携帯し，現場確認を行い，パトロールシートへのレ点チェックや，
巡視メモデータ・異常状況写真の採取を実施することとしていた。
入力されたパトロールシートのレ点チェック等のデータは，携帯端末から直接，パトロール支援システムに転送されるが，協力会社運転副責任者は，転送されたデータに加えて，運転状況および設備の異常の有無について，中央制御室に常駐する当直長に業務を引き継ぐ前に確認することとしていた。
当直長は，3 次文書「引継および周知手順書」に基づき，協力会社運転副責任者から，直接，パトロールシート等を用いて業務引き継ぎを受けることとしていた。
これら業務管理の面における主な原因は，以下のとおりである。
○ 協力会社運転副責任者は，巡視結果について，自己申告以外に確認する手段や手順書がなかった。
○ 協力会社運転副責任者は，パトロール支援システムに転送されたデータ（サイトバンカ巡視記録）を確認することとしているが，この記録は，協力会社運転副責
任者の承認を得る様式にはなっておらず，関与が不十分であった。
○ 当直長が，協力会社運転副責任者から引き継がれるものに，パトロールシートのエビデンスとなるものはなく，引き継ぎに疑いを持つ手段を持っていなかった。
○ サイトバンカ業務における協力会社運転副責任者，協力会社巡視員の業務的な役割分担が協力会社の手順書に明確にされていなかった。
○ 協力会社において，作業前のミーティング（当日のスケジュールおよび役割分担に関する情報共有）を行う基準が明確でなかった。
○ 3 次文書「巡視点検要領書」にサイトバンカ建物における基本的な巡視経路を規定し，協力会社はこれを遵守することを求めていたが，協力会社においてサイト
バンカ建物巡視は，個人毎のやり方に任せられていたため，数パターンの巡視が行われており，手順書の標準的な巡視ルートが遵守されていなかった。
○ 当社からの調達要求で遵守する法令等が明記されていなかった。
【直接的な原因】○ 直接原因 1-1-1
協力会社運転副責任者の巡視結果を確認する仕組みは，手順書に記載されておらず，巡視員の自己申告を確認しているのみであり，不十分だった。
［協力会社の問題］○ 直接原因 1-1-2
協力会社において，巡視業務の体制・役割分担や実施方法等が手順書で明確にされておらず，巡視が巡視員任せであった。

- 39 -［協力会社の問題］

○ 直接原因 1-2
当社の巡視結果の確認する仕組みは，パトロールシートのみであり，エビデンスを確認しておらず，不十分だった。

［当社の問題］○ 直接原因 1-3
委託仕様書で具体的な要求事項の明示が不十分だった。

［当社の問題］

ｂ．業務運営の問題
土日・休日のサイトバンカ建物の巡視体制は，協力会社運転副責任者と協力会社巡視員の 2 名であり，業務運営の面において配慮すべきであったが，協力会社巡視員は管理区域の巡視を実施しないまま，巡視を実施したとする記録を作成した。
これに至った業務運営の面における主な原因は，以下のとおりである。
○ 巡視員 A（当該者）は，管理区域の巡視を実施しないことが法律違反となることを知らなかったとのことであり，協力会社における関係法令および巡視業務の重要性に関する教育が不足していた。
○ 協力会社巡視員は，巡視をしなかった理由として，「土日・休日等に機器の状態が大きく変わることがないと考えた。
」や「予定外作業が発生し，巡視より，予定外作業準備を優先した。」を挙げており，巡視業務の重要性を理解していなかった。
これは，協力会社の管理者が，協力会社運転副責任者および協力会社巡視員に対しサイトバンカ建物巡視業務の重要性の意識付けを行っていなかったためである。
○ 協力会社運転副責任者は，土日・休日は発電所構内の協力会社事務所に行ってサ
イトバンカ制御室を不在にすることがあった。これは，土日・休日は協力会社の管理者（課長クラス）が不在であり，協力会社運転副責任者に対する牽制機能が働かなかったためである。
【直接的な原因】○ 直接原因 2-1
協力会社の関係法令および巡視業務の重要性に関する教育が不足していた。
［協力会社の問題］○ 直接原因 2-2
協力会社は，土日・休日に管理者が不在であり，協力会社運転副責任者に対する牽制機能が不十分だった。

［協力会社の問題］

ｃ．意識面の問題
巡視員 A（当該者）を含む 8 名の協力会社巡視員が，土日・休日のサイトバンカ建物における管理区域の巡視において，巡視を実施していないにもかかわらず，巡視を実施したとして記録を作成しており，協力会社の運転部門において意識面の問題があった。

- 40 -

これらが生じた主な原因は，以下のとおりである。
○ 巡視員 A（当該者）が，運転副責任者 A からの管理区域内での懸案事項について質問された際に，管理区域の巡視ができていないことを言うべきではあったが，運転副責任者 A とのコミュニケーションが取れておらず，言い出しにくい雰囲気であったことから，「巡視を任されているのに巡視で確認していない。」とは言い出せなかった。このような雰囲気になっていたのは，協力会社運転副責任者が，コミュニケーションの重要性を認識していなかったためである。
○ 巡視員 A（当該者）は，「巡視を実施していないことを運転副責任者 A に知られたくなかった。」と回答していること，巡視員 B は，「巡視未実施は後で明るみに出なければ問題ないと考えた。」と回答している。これらの回答は，協力会社巡視
員は，企業の一員として，「事実を率直に報告する責任」があることの認識が低かったためである。
【直接的な原因】○ 直接原因 3-1
協力会社の運転部門において「事実を率直に報告する責任」があるとの認識が低く，コンプライアンスおよび原子力安全文化の意識が欠如していた。
［協力会社の問題］○ 直接原因 3-2
協力会社運転副責任者がコミュニケーションの重要性を認識していなかった。
［協力会社の問題］- 41 -

（３）根本原因分析結果
根本原因分析を実施した結果，本事案および類似事案から抽出した問題点に対する根本原因を，当社および協力会社のそれぞれの視点で整理した。
（添付資料（18），（19），（20）参照）ａ．関係者へのインタビュー
当社において，根本原因分析における事実確認のため，本事案および類似事案に係る関係者に直接インタビューを実施した。
（ａ）当社
発電部（第一発電）関係者

10 人（内訳） ・発電部長

1人

・課長（第一発電）1人

・課長代理（第一発電）

2人

・当直副長 （前副長（業務））1人・担当者（サイトバンカ運用管理担当）

2人

・発電部 OB（課長経験者）

3人（うち，1 人は，現在の協力会社運転課長）（ｂ）協力会社
運転課

15 人（内訳） ・前運転課長

1人

・グループ長1人

・運転責任者

1人

・運転副責任者

2人

・運用副責任者

1人

・巡視員（運転副責任者有資格者）

3人

・巡視員

6人

- 42 -

ｂ．分析対象行為
当社および協力会社，それぞれの視点で，分析対象行為を整理した。
（ａ）当社の視点
サイトバンカ建物の巡視業務が未実施であったことに対して，「当社は，協力会社にサイトバンカ建物の巡視業務を当社要求通りに実施させることができなかった」とする不具合状態について，当社視点での分析対象行為を以下のとおり整理した。
①発電部（第一発電）は，業務委託仕様書等で，巡視に関する要求事項を明確に示しておらず，協力会社に委ねていた。（任せきりになっていた。）②当直長および発電部（第一発電）は，協力会社の管理区域巡視が未実施であることに気付けなかった。
③発電部（第一発電）による協力会社のサイトバンカ建物等の巡視の実施状況確認
は，2 か月に 1 回行っていたが，土日・休日の実施状況を把握できていなかった。
（問題を発見できなかった。）④発電部（第一発電）は，自らもしくは協力会社からの巡視回数の適正化に係る改善への対応を実施しなかった。
⑤当社から協力会社に対するコンプライアンス意識，原子力安全文化醸成に係る啓発活動は，協力要請に留まっていた。
（ｂ）協力会社の視点
サイトバンカ建物の巡視業務が未実施であったことに対して，「協力会社は，サイトバンカ建物の巡視業務を当社要求通りに実施しなかった」とする不具合状態について，協力会社視点での分析対象行為を以下のとおり整理した。
⑥協力会社巡視員は，サイトバンカ建物の巡視を標準的な時間より短い時間で実施
した。（1 回の管理区域への入域で，続けて 2 回巡視することを含む。）⑦協力会社巡視員は，サイトバンカ建物の管理区域の巡視を 2 回実施するところ，1
回しか実施しなかった。
⑧巡視員 B は，サイトバンカ建物の管理区域の巡視を実施しなかった。
⑨巡視員 A（当該者）は，サイトバンカ建物の管理区域の巡視を実施しなかった。
⑩協力会社運転副責任者は，長期に亘り管理区域の巡視が未実施であることに，気付けなかった。
⑪運転副責任者 A は，管理区域の巡視が未実施であることに，気付けなかった。

- 43 -

ｃ．分析対象行為における問題点
分析対象行為における当社および協力会社，それぞれの問題点を抽出した。
（ａ）当社視点での問題○ 発電部（第一発電）は，放射性廃棄物処理設備の運転業務委託の初期段階において，運転員の基本行動等を協力会社に示し※１ており，その後は協力会社において，技術伝承がなされているものと考えていた。
［分析対象行為①］○ 発電部（第一発電）は，サイトバンカの運転開始以降，長年に亘り※２運転委託しているため，協力会社に任せておけば，法令要求事項や要求事項の細部を明示しなくても，それらは理解されており，問題が起こることはないと考えていた。
［分析対象行為①］○ 発電部（第一発電）は，サイトバンカの運転開始以降，協力会社が主体的に巡視点検を実施しており，協力会社を信頼していた。また，協力会社が設備の不具合など適切に対応しており，特に問題が発生していなかったことから，協力
会社に依存し，自らが管理しなければならないとする意識が次第に薄くなっていった。
［分析対象行為②］○ 発電部（第一発電）は，業務プロセスは，平日と土日・休日で同じ※３と思っており，土日・休日の実施状況は，確認の対象としていなかった。
［分析対象行為③］○ 発電部（第一発電）は，廃棄物処理施設およびサイトバンカは，長年，協力会
社に運転業務を委託してきたことにより，自分達の問題として考える意識が次第に薄くなっていくとともに，協力会社との現場の状況を把握するためのコミュニケーションも不足しており，現場の実態を理解していなかった※４。また，「常に問いかける姿勢」の意識が不足しており，協力会社から巡視回数の見直しの提案※５を受けた際に，現行運用の見直しの必要性について，考えなかった。
［分析対象行為④］○ 過去の不適切事案が当社における不正行為であったことを踏まえて，当社組織内の管理者責務および内部牽制の強化に係る問題改善活動であったことから，協力会社にまでその取り組みを求めるものではなかった。また，発電部（第一発電）は，グループ会社であり，細かく要求しなくても当社と同レベルのコン
プライアンス意識等を持たれているものと考えていた。
［分析対象行為⑤］※1：運転業務委託開始時点において，協力会社は放射性廃棄物処理施設の運転業務経験がなかったため，現在の「運転員の基本手引書」の前身となる運転員の基本行動を記した資料「運転員の心得」で巡視の重要性や遵守事項に関する知識を指導していた。

- 44 -

※2：運転業務の経験者が増えることで，協力会社において自前で若手の教育・指導が可能と考えていた。また，力量基準を設け，習得状況の確認により認定を行っており，業務上の力量（知識・技能）はあると判断していた。
※3：発注者として，平日と土日・休日の業務内容の違いは認識していたが，巡視業務（１日 2 回）は，平日や土日・休日に係わらず同じプロセス（１回目終了後，時間をおいて 2 回目を実施）と考えていたのに対して，実態はそうではなかった（管理区域の巡視を，1 回の入域で連続して 2 回実施する等の運用があったこと）。
※4：サイトバンカの委託業務に関する現場確認は，2 か月に１回実施していたが，平日のみの確認であり，土日・休日の実態を把握できていなかった。
※5：協力会社からの巡視回数の見直し提案が 2012 年にあったが，その際の提案は，土日・休日のサイトバンカ建物巡視回数を 1 日 2 回から 1 日 1 回に変更できないかといったものであった。

（ｂ）協力会社視点での問題○ 管理者が，協力会社運転副責任者および協力会社巡視員に対しサイトバンカ建物巡視業務の重要性の意識付けを行っておらず，土日・休日におけるサイトバ
ンカ巡視を軽視する風潮や，調達要求事項を遵守しなければならないという意識の低下につながった。なお，時間外勤務を禁じるような指示はなかった。
［分析対象行為⑥，⑦，⑧，⑨］○ 土日・休日は，管理者が不在であり，協力会社運転副責任者に対する牽制機能が働いておらず，協力会社運転副責任者が制御室を不在※１にしたことにより，巡視員が制御室から離れられなくなり，巡視を実施しなかったことにつながった。

［分析対象行為⑧，⑨］○ 協力会社運転副責任者は，コミュニケーションの重要性を認識しておらず，巡視員 A（当該者）が，管理区域の巡視が未実施であることを言い出せなかった
ことや，巡視員 B が業務処理の分担を相談できなかったことにつながった。
［分析対象行為⑧，⑨］○ 協力会社※２は，協力会社運転副責任者に対するマネジメントのための意識付けを行っておらず，協力会社巡視員に対する指示などのマネジメントができていなかったことにつながった。

［分析対象行為⑧，⑨，⑩，⑪］○ 協力会社巡視員は，軽微なルール違反を自らの改善活動の中で検出・是正する
意識が不足しており，巡視後に実施すべきパトロールシートへの記入を巡視前に行ったことや，巡視用の携帯端末を携行しないことにつながった。
［分析対象行為⑧，⑨，⑩，⑪］※1：協力会社事務所で，サイトバンカ制御室では行うことができない，協力会社事務
所内の OA 環境下で行う業務（メール確認・勤務入力（承認も含む））をしていたことが稀にあった。
（詳細な回数まではわからない。
）※2：会社としてだけではなく，管理者を含む。

- 45 -

ｄ．根本原因
当社および協力会社の視点にて根本原因分析を行い，以下の根本原因を特定した。
【根本原因①】（分析対象行為①）
発電部（第一発電）は，放射性廃棄物処理設備の運転業務委託の初期段階においては，運転員の基本行動等を協力会社に示しており，その後は協力会社において，保安教育等で技術伝承がなされるものと考え，当社からの巡視の重要性や運転員の基本行動等についての継続的な教育は必要ないと考えてしまった。
【根本原因②】（分析対象行為①，②）
発電部（第一発電）は，長年に亘る信頼関係により協力会社に任せておけば大丈夫という意識から，運転委託している設備であっても，自ら管理すべきという意識が次第に薄くなり，協力会社に対する業務管理が不十分となっていった。
【根本原因③】（分析対象行為③，④）発電部（第一発電）は，「常に問いかける姿勢」および「協力会社とのコミュニケーション」の意識不足から，巡視業務に係る要求事項に問題はないという先入観を持ってしまい，協力会社との業務上のコミュニケーションが不足し，協力会社からの改善要請等への受け止めが不足していった。
【根本原因④】（分析対象行為⑤，分析対象行為⑥～⑪）
当社は，巡視等の保安業務をアウトソースする際には，当社社員と同水準の要求が必要という認識が乏しく，協力会社に対するコンプライアンス最優先および原子力安全文化の意識の浸透についての活動への要求が十分ではなく，協力会社の自主的・協力的な取り組みに委ねる形になっていた。
【根本原因⑤】（分析対象行為⑥～⑪）
協力会社の管理者※１は，実務者のルール逸脱や牽制の効かない不適切な業務プロ
セスを正せなかったなど，管理者としてのマネジメントができていなかった。
また，根本原因分析の過程において以下の直接原因を抽出した。
【直接原因①：業務運営の問題】
分析対象行為①（発電部（第一発電）は，業務委託仕様書等で，巡視に関する要求事項を明確に示していなかった）に対して，「発電部（第一発電）は，協力会社運転副責任者の認定に管理的役割・責任を定めていなかった」※２ことを特定した。
【直接原因②：業務管理の問題】
分析対象行為④（発電部（第一発電）は，自らもしくは協力会社からの巡視回数の適正化に係る改善への対応を実施しなかった）に対して，「発電部（第一発電）は，
自分達の決めた巡視回数等の要求事項に問題がないと思っていた」ことを特定した。
※1：協力会社運転副責任者のマネジメントが不足していたことが原因であるが，それが不足していた原因は，協力会社運転副責任者に対する上位職のマネジメント不足であることから，管理者を含めている。

- 46 -

※2：協力会社運転副責任者は，協力会社の役職上，管理的な地位にあるものではないが，3
次文書「運転業務委託管理手順書」において，「運転副責任者は，原則，制御室に常駐し運転操作や保修作業に伴う系統の隔離・復旧作業を指揮監督する」および「巡視員は，運転副責任者の指示のもと，運転業務を行う」ことを求めており，協力会社運転副責任者は運転業務に係る管理的役割を担える力量を有するものと判断していた。

ｅ．第三者による助言
当社は，根本原因分析および再発防止対策の検討にあたり，外部第三者組織より助言を受け，その助言を考慮し分析結果をとりまとめた。
根本原因分析の過程において，問題点抽出の視点が協力会社中心の視点となっており，あたかも協力会社の根本原因分析のようになっているとの助言を受け，これを考慮し，当社視点を中心とした分析となるよう根本原因分析を実施した。
また，再発防止対策の検討にあたっては，サイトバンカ建物の巡視業務の重要度を含めた実施内容を協力会社と共有するようにとの助言を考慮し，再発防止対策を策定した。
なお，助言のうち，将来的には，監視の強化で人間の行動を制限するのではなく，人間の特性を考慮した安全強化を行うことが望ましい，については，当社としては，まずは，直接原因分析および根本原因分析に基づき策定した再発防止対策を着実に取り組んでいくことが必要との観点から，巡視の実施にあたって牽制の強化等の視点を取り込んでいくことが必要と判断した。
今後，再発防止対策の浸透により意識面の醸成が進んだ段階においては，活動状況を評価し効果的な巡視方法へ改善していくことを考えており，人間の特性を考慮した
安全強化についての視点での改善は今後の課題と捉えている。

- 47 -

７．過去の不適切事案に関する再発防止対策の検証
本事案および類似事案に関する原因分析結果を踏まえ，過去の不適切事案である「2007
年発電設備総点検問題」，「2010 年点検不備問題」および「2015 年 LLW 流量計問題」に関する取り組みに対する検証を実施した。
2015 年 LLW 流量計問題において，2007 年発電設備総点検問題および 2010 年点検不備問題に関する検証を行い，2007 年発電設備総点検問題における「コンプライアンスの取り組み」，2010 年点検不備問題における「原子力安全文化醸成活動」を継続実施していく必要があるとして取り組んできたが，改めて，過去の不適切事案に関する取り組みに対する検証を実施した。
（１）当社における再発防止対策の取り組み
当社における 2007 年発電設備総点検問題，2010 年点検不備問題および 2015 年 LLW 流量
計問題の取り組みは以下のとおり。
ａ．2007 年発電設備総点検問題に関する取り組み
2006 年秋以降に判明した発電設備に係る一連の不適切事案を受け，2007 年 5 月に，「不正をしない意識・正す姿勢」「不正を隠さない仕組み・企業風土づくり」「不正をさせない業務運営」を 3 本の柱とする再発防止対策を策定・公表し，全社を挙げて取り組んできた。
また，原子力部門においては，原子力品質マネジメントシステム（QMS）の高度化に取り組んだ。

【全社の取り組み】○ 不正をしない意識・正す姿勢
コンプライアンス最優先の徹底
コンプライアンス教育の充実○ 不正を隠さないしくみ・企業風土づくり
不正・不具合を顕在化させ改善するしくみづくり
悩みを言い出せる企業風土・職場風土づくり
部門相互の人事交流の推進○ 不正をさせない業務運営
経営機構改革コンプライアンス最優先の視点を踏まえたルールの明確化・マニュアル類の見直し
内部チェック体制の充実
法令・協定遵守を徹底するための業務教育の強化
委託業務の適正性確保【原子力部門独自の取り組み】○ 原子力品質マネジメントシステム（QMS）高度化
QMS の体系的な整備による不適切事案の発生防止- 48 -

ｂ．2010 年点検不備問題に関する取り組み
2010 年点検不備問題は，一部の機器を自ら定めた点検計画どおりに点検せず点検時期を超過して使用していた問題が判明したものである。これを受け，安全最優先の発電所運営に向けて，直接的な原因に関する再発防止対策に加えて，「原子力品質マネジ
メントシステムの充実」および「原子力安全文化醸成活動の推進」の 2 つを柱とする
根本的な原因に関する以下の再発防止対策に，個別のアクションプランを策定し取り組んできた。
【直接的な原因に関する再発防止対策】［アクションプラン：AP1（直接的な原因対策）］
点検計画表の修正
業務手順の改善・明確化，手順書の見直し【根本的な原因に関する再発防止対策】○ 原子力品質マネジメントシステムの充実
原子力部門の業務運営の仕組みの強化［アクションプラン：AP2（業務運営の仕組みの強化）］
規制要求等の状況変化に速やかに対応し，適切にマネジメントするため，「原子力部門戦略会議」や「原子力安全情報検討会」を設置 等
業務運営プロセスの改善［アクションプラン：AP3（不適合管理プロセスの改善）］
不適合管理プロセスの改善，管理体制の強化○ 原子力安全文化醸成活動の推進［アクションプラン：AP4（原子力安全文化醸成活動の推進）］
原子力安全文化醸成活動の仕組みの強化
原子力強化プロジェクトを設置し，原子力安全文化有識者会議からの提言を反映させながら，地元や現場の意見を踏まえ，「報告する文化」，「常に問いかける姿勢」
を中心に原子力安全文化醸成活動を推進「原子力安全文化の日」の制定
地元の方々との対話活動の充実「地域に対し一人ひとりが約束を果たし続ける」という意識を向上【その他の取り組み】［アクションプラン：AP5（点検計画表に関する取り組み）］
点検計画表の継続的見直し
統合型保全システム（EAM）の活用
これまで，再発防止対策を着実に進めていくため，再発防止対策毎に個別のアクションプラン（上記 AP1～AP5）を策定し，定期的に活動状況を取りまとめ，その有効性を評価したうえで，次年度の取り組み計画を策定してきた。
2019 年度末の活動状況を評価した結果から，いずれも，再発防止対策は適切に運用され，日常業務として定着化していると評価し，2020 年度においては，日常業務の仕組みの中で PDCA を回し，自律的かつ継続的な改善を図りながら，その取り組みの向上に努めていくこととしている。

- 49 -

ｃ．2015 年 LLW 流量計問題に関する取り組み
2015 年 LLW 流量計問題は，島根原子力発電所の当社社員（担当者）が低レベル放射性廃棄物のモルタル充填作業に用いる添加水流量計の校正記録の写しを不正に作成していたものである。
これを受け，当社における「業務管理の仕組みの改善」，「業務運営の改善」および「意識面（不正をしない，原子力安全文化）の取り組みの改善」として，以下の再発防止対策に，個別のアクションプランを策定し取り組んできた。
また，過去の不適切事案の検証において，2007 年発電設備総点検問題における「コンプライアンスの取り組み」について，コンプライアンス（不正をしない，ルールを守る）の意識が，一人ひとりにまで十分に浸透しておらず，引き続きコンプライアン
スの取り組みを継続実施していく必要があるとし，2010 年点検不備問題における「原子力安全文化醸成活動」について，意識面で「報告する文化」，「常に問いかける姿勢」の意識が一人ひとりにまで十分に浸透していなかったことから，引き続き原子力安全
文化醸成活動を継続実施していく必要があるとし，引き続き取り組んでいくこととした。
【業務管理の仕組みの改善】〇EAM 点検計画表の管理対象としていなかった機器の点検計画管理方法の改善［アクションプラン：LLW-AP1（1）］〇固型化設備稼働前の確認プロセスの改善［アクションプラン：LLW-AP1（2）］〇業務に即した手順への見直し［アクションプラン：LLW-AP1（3）］【業務運営の改善】○ 管理者によるマネジメントの改善
管理者の責務（進捗管理，業務監督，内部牽制，コミュニケーション等）に関しての認識を高めるための教育等による管理・指導の充実［アクションプラン：LLW-AP2（1）（管理者責務に関する教育・研修の充実等）］
ポイントを押さえた管理者の責務に係る自己評価を実施［アクションプラン：LLW-AP2（2）（管理者の責務に係る自己評価）］
監査等は担当者一人の対応とせず，原則管理者の同席を徹底［アクションプラン：LLW-AP2（3）（監査等の体制の改善）］○ 内部牽制の強化につながる管理方法の改善［アクションプラン：LLW-AP2（4）（重要な報告等の業務品質の向上および牽制の強化）］- 50 -

【意識面（不正をしない，原子力安全文化）の取り組みの改善】［アクションプラン：LLW-AP3（意識面の改善）］
コンプライアンスおよび原子力安全文化醸成活動を以下の対策を含め，一人ひとりの認識を向上させていくための取り組みを策定し，改善しながら継続実施する。
○ 本事案の事例研修を実施○ 「地域に対し一人ひとりが約束を果たし続ける意識」をさらに向上させるための取り組み○ 適切な発注業務管理の推進
これまで，再発防止対策を着実に進めていくため，再発防止対策毎に個別のアクションプラン（上記 LLW-AP1～AP3）を策定し，定期的に活動状況を取りまとめ，その有効性を評価したうえで，次年度の取り組み計画を策定してきた。
LLW-AP1 および LLW-AP2 は，2018 年度末の評価において，再発防止対策が日常業務として定着していることが確認できたことから，今後は業務の仕組みの中で継続的な改善を図ることとし，アクションプランによる進捗管理を終えたところである。
ただし，LLW-AP3 は，意識面の改善（不正をしない，原子力安全文化）に係る取り組みであることから，2019 年度以降は，2010 年点検不備問題に係るアクションプ
ランである AP4（原子力安全文化醸成活動の推進）の中で引き続き進捗状況を管理し，取り組んでいくこととした。
（２）当社における協力会社に対するこれまでの取り組み
当社における協力会社に対するこれまでの取り組みは，以下のとおり。
ａ．業務管理の仕組みおよび業務運営の面
業務管理の仕組みおよび業務運営の面については，2010 年点検不備問題および 2015
年 LLW 流量計問題を踏まえて，EAM を活用した保守管理プロセスの改善および不適合管理プロセスの改善について，協力会社と一体となって継続的に取り組んできた。
ただし，2015 年 LLW 流量計問題における管理者によるマネジメントの改善や内部牽制の強化につながる管理方法の改善については，当社における是正処置活動として取り組んできたものであり，協力会社までの水平展開は実施していない。
ｂ．コンプライアンス醸成活動および原子力安全文化醸成活動
協力会社と一体となった原子力安全文化・作業安全に係る活動を実施してきているが，これまでは，作業安全や基礎的な安全意識に主眼を置いた活動を実施してきた。
また，委託仕様書の一般事項に「原子力安全文化を醸成するための活動」の項を設
け，「原子炉施設の品質を確保するため，仕様書および適用する共通仕様書において要求する事項を遵守する」旨を明確にしてきた。
加えて，原子力安全文化の日の諸行事への参加や，原子力安全文化醸成に向けた社
外講師による講演会への参加等を促してきた。

- 51 -

（３）協力会社における取り組み
2007 年発電設備総点検問題以降，これまでの協力会社の取り組みは以下のとおり。
ａ．協力会社全体としての取組み
協力会社全体では以下の活動を実施している。
経営層，支社・営業所長による，コンプライアンス遵守の誓約および掲示
経営層，支社・営業所長，ライン課長を対象としたコンプライアンス研修会の実施（中国電力主催研修会への参加および中電プラント主催研修会の実施）
コンプライアンス事案の全社周知および事例研修の実施
職場実態・社員意識調査の実施および結果を踏まえた意識・風土改革の推進

等

ｂ．協力会社原子力部門での取組み
協力会社原子力部門では以下の活動を実施している。
中国電力が開催する，原子力安全文化の日の行事への参加
原子力安全文化の日に発信される，中国電力社長メッセージの社員への伝達
発電所の一斉清掃，挨拶運動への参画
日常を通じての報告・連絡・相談，5S 等の活動の実施
品質方針の掲示，経営理念，各種スローガン等の唱和等，原子力安全を認識させる活動の展開
各種打合せの機会を活用した工事手順の検討実施，作業開始前の TBM による注
意喚起，コミュニケーション他による期待事項の伝達

等

EAM を活用した業務の相互牽制の実施
コンプライアンス研修（支社長，課長，グループ長クラス），不祥事防止のための管理者自己点検，「風通しの良い職場作り」のための職場懇談会

等（４）取組状況を踏まえた評価
これまでも，協力会社を含め，業務管理の仕組みや業務運営の改善および，コンプラ
イアンス意識や原子力安全文化醸成活動への取り組みを継続的に実施してきたが，これまでの 2007 年発電設備総点検問題，2010 年点検不備問題および 2015 年 LLW 流量計
問題が当社に起因する不適切な事案であったため，その再発防止対策の取り組みが当社
組織および社員に重点を置いたものであった。
なお，当社においては，2015 年 LLW 流量計問題を踏まえて，コンプライアンス（不正をしない，ルールを守る）の意識や，原子力安全文化醸成活動における「報告する文
化」や「常に問いかける姿勢」の意識が一人ひとりにまで十分に浸透していなかったことから，引き続きコンプライアンスの取り組みや，原子力安全文化醸成活動を継続実施してきた。
本事案および類似事案は，協力会社において発生したものではあるが，発注者としての当社責任に鑑みて，当社自ら，引き続き，コンプライアンスの取り組みや，原子力安
全文化醸成活動を継続実施していく必要がある。

- 52 -

ａ．業務管理の仕組みや業務運営の面
業務管理の仕組みや業務運営の面では，2010 年点検不備問題を踏まえた，EAM を活用した保守管理プロセスの改善および不適合管理プロセスの改善に係る取り組み
は，当社と協力会社が一体となって取り組むことによって問題改善に繋がることから，協力会社に対して強く協力を要請し，継続的に充実を図っているところである。
これまでの改善活動を通じて，機器の点検時期の超過等の防止に寄与するとともに，有効な是正処置活動に繋げている。具体的には，請負工事を主とした保守管理部門に係る点検・補修・検査業務について，EAM を活用した計画や実績の管理，当社と請負会社間における計画と実績の相互確認プロセス等を取り込んだ牽制機能の強化を図った業務プロセスを構築するとともに，不適合事象を確認した場合には，速やかに報告し改善活動に繋げていくことを要請してきたところである。
また，2015 年 LLW 流量計問題における再発防止対策である，管理者のマネジメン
トの改善（管理者責務に関する教育・研修の充実等，管理者の責務に係る自己評価，監査等の体制の改善）や，内部牽制の強化につながる管理方法の改善（重要な報告等の業務品質向上および牽制の強化）は，当社内における不正行為を踏まえた，当社組織内の管理者責務および内部牽制の強化に係る問題改善活動であったことから，協力
会社にまでその取り組みを求めるものではなかった。
今回，協力会社に委託する運転管理業務のうち巡視業務の一部が実施されていなかったことが，長きに亘って継続され，それを当社において把握できなかったことは，長年に亘る信頼関係により協力会社に任せておけば大丈夫という意識から，自ら管理すべきという意識が次第に薄くなり，協力会社の業務に対する管理が不十分となっていったことが主な要因と考える。また，運転管理業務において，2010 年点検不備問題
や 2015 年 LLW 流量計問題における保守管理業務プロセスの不備や不適切な調達上の取扱い等の問題は発生しておらず，その兆しも確認されてこなかったことから，巡視業務に対して，改めて不正を防止するための取り組みの反映が必要と認識されるような状況ではなかったと考える。
巡視のように保安規定等で当社に要求される業務の一部を，協力会社にアウトソー
スし実施する場合には，その業務を実施する協力会社社員には，当社社員と同じレベルの力量や，業務管理および業務運営への取り組みを求めることが必要であった。しかしながら，当該観点での，業務委託における要求事項の明確化や牽制機能のあり方，
加えて，教育面のあり方が，これまでの不適切事案における取り組みにおいて，十分に取り込めていなかったものと考える。また，長年に亘る信頼関係から，自ら管理すべきという意識が薄くなったことから，自らのこととして，改善していく姿勢が不足していったものと考える。
このことから，保安規定等で当社に要求される業務の一部を協力会社にアウトソー
スする場合は，協力会社の業務運営等への関与を，当社が主体的に実施していく必要がある。

- 53 -

ｂ．コンプライアンスおよび原子力安全文化醸成活動
2010 年点検不備問題を受けて，「報告する文化」や「常に問いかける姿勢」を中心に，原子力安全文化を醸成する施策等を検討し，原子力安全文化醸成活動を推進していくため，2010 年 6 月に「原子力強化プロジェクト」を設置し，これまで，2010 年
点検不備問題および 2015 年 LLW 流量計問題以降，コンプライアンス意識や原子力安
全文化醸成活動への取り組みを継続的に実施してきたが，これまでの問題が当社に起因する不適切な事案であったため，その取り組みが当社社員に重点を置いたものであった。この取り組みの効果は，社内アンケートの結果等からも，原子力部門の社員の認識や行動面において，コンプライアンスや原子力安全文化に対する意識が高い状況を維持しており，定着してきているものと評価される。
一方で，協力会社におけるコンプライアンス意識や原子力安全文化の醸成活動については，当社として，協力会社の自主的・協力的な取り組みに委ねてきたところがあり，また，協力会社における取り組みが管理職を中心に行われてきたため，本事案および類似事案を踏まえると，巡視のように保安規定等で当社に要求される業務の一部を，協力会社にアウトソースし実施する場合には，その業務を実施する協力会社社員には，当社社員と同じレベルのコンプライアンス意識や安全文化への意識が必要であったと考える。
このことから，当社の関与が不十分であったことは否めず，コンプライアンス最優
先および原子力安全文化の醸成を図る活動については，アウトソースした業務に携わる協力会社社員とも共有していくことが重要であることから，当社の関与を強化し，さらなる充実を図っていく必要がある。
なお，アウトソースした業務に携わっていない協力会社社員および，協力会社以外のアウトソースする委託会社に対するコンプライアンス最優先および原子力安全文化の醸成を図る活動についても，協力会社および協力会社以外のアウトソースする委
託会社と，その取り組みのあり方を考えていく必要がある。
当社においては，2012 年 3 月に，協力会社から，サイトバンカ建物の巡視業務に係る土日・休日におけるサイトバンカ・焼却・溶融設備の巡視回数を 1 日 2 回から 1 日
1 回に見直すことができないかとの改善要望が出されていたにもかかわらず，具体的な改善が実施されてこなかった点については，当社が協力会社の立場に配慮し，協力
会社のニーズを十分吸い上げる意識が低かった点があったと考えられることから，当社と協力会社との間の業務上のコミュニケーションの改善を図る取り組みを実施していく必要がある。
また，当社運転員が巡視を実施する原子炉設備およびタービン設備の巡視回数は，
2007 年 2 月には 1 日 3 回から 1 日 2 回に，2010 年 1 月には 1 日 2 回から 1 日 1 回に，適正化され見直されてきたにも関わらず，協力会社巡視員が巡視を実施するサイトバ
ンカ・焼却・溶融設備の巡視回数は，これまで見直されることなくきたことは，「常に問いかける姿勢」をもって，業務改善を進めていく意識が十分なものではなかったと考えられることから，「常に問いかける姿勢」の更なる浸透を図っていくため，本事案- 54 -

を受けて策定する再発防止対策も考慮し，2010 年点検不備問題におけるアクションプ
ラン（AP4（原子力安全文化醸成活動の推進））を見直し，確実に取り組んでいく。
なお，アクションプラン（（AP4（原子力安全文化醸成活動の推進））を見直していく中で，原子力安全文化醸成活動の推進を担ってきた「原子力強化プロジェクト」の活動のあり方も含めて，安全文化醸成に関する問題やその兆候を早期に検知できるよう，より現場に即した安全文化醸成活動となるような仕組みの構築について検討を進めていく。
さらに，当社における「常に問いかける姿勢」の更なる浸透を図っていくことに加えて，発注者としての当社責任も鑑みて，引き続き，コンプライアンスの取り組みや，
原子力安全文化醸成活動を継続実施していく。
見直したアクションプラン（AP4（原子力安全文化醸成活動の推進））の実施状況を確認のうえ評価結果を作成し，考査部門の確認を受けたうえで，経営層にその状況を報告する。また，その実施状況を収集し，改善状況の分析結果を含め，半期を目安に
原子力安全文化有識者会議に報告し意見・提言を受けるとともに，企業倫理委員会からも意見・提言を受ける。

- 55 -

８．再発防止対策
多様な観点で行った直接原因および根本原因に対して，それぞれ再発防止対策を策定することとし，以下のとおり再発防止対策を策定した。
なお，再発防止対策のうち，協力会社にて行うものについては，協力会社と協議しながら策定した。
（添付資料（16），（17），（20），（21）参照）（１）直接原因の対策
ａ．業務管理の仕組みの改善【直接原因 1-1-1 に対する対策 1-1-1】○ 運転副責任者の巡視実施結果の確認方法の改善
協力会社運転副責任者の巡視実施結果の確認方法として，「管理区域入退記録
により確認すること」等を品質文書「運転業務運用手順書」※１に明記する。
［協力会社実施］【直接原因 1-1-2 に対する対策 1-1-2】○ 運転業務運用手順書への業務内容の明確化『巡視業務の体制，役割分担』『標準的な巡視ルール（巡視ルート，巡視ポイント等）』『作業前・終了時ミーティングに関する事項』の各項目についても品質文書「運転業務運用手順書」※１に明記し，それに基づき業務管理を行う。
［協力会社実施］【直接原因 1-2 に対する対策 1-2】
○ パトロール支援システムによる巡視実施結果の確認方法の改善
協力会社からの業務引継時には，パトロールシートとともに現場写真（「漏洩有無を確認する点検機器」，「制御室では確認できない現場計器」，「巡視開始
場所から離れた箇所」の観点より 2 箇所を選定）を確認し，巡視の牽制および遠隔監視できない箇所の巡視実施結果も確認する運用等を 3 次文書「運転管理手順書」に明記する。

［当社実施］【直接原因 1-3 に対する対策 1-3】
○ 法令等調達要求の明確化
保安業務を委託する場合は，委託仕様書に法令要求あるいは保安規定要求によるものであることを明記するよう，3 次文書「工事業務管理手順書」の様式［当社実施］

を見直す。

委託業務の業務内容，巡視実施フロー等に関する事項を 3 次文書「運転業務
委託管理手順書」「巡視点検要領書」および「運転管理手順書」に明記する。
［当社実施］- 56 -

【根本原因分析を踏まえた直接原因に対する対策】○ 土日・休日の巡視の適正化
土日・休日のサイトバンカ建物巡視のあり方を検討※２し，協力会社への巡視の要求回数等を見直す。

［当社実施］※1：協力会社の品質文書「運転業務運用手順書」については，今回の再発防止対策を反映したうえで，手順書一式をサイトバンカ制御室および廃棄物処理制御室へ配備している。また，巡視および作業開始時・終業時ミーティングに関する事項は，ラミネート加工して，日々の業務の中で疑問や確認が必要な場合には直ぐに確認できるようにしている。
※2：万一，漏えい等が発生しても，各種モニタや警報発報等による制御室での検知が可能であることや，過去の不具合事象の発生状況を考慮しても，異常徴候の早期発見という観点で問題を生じることは考えにくく，巡視回数を１日２回から１日１回に見直しても，原子力安全に影響を及ぼすおそれはないと評価したことから，2020 年 8 月 1 日
から，平日および土日・休日の巡視回数を１日１回へ見直した。

ｂ．業務運営の改善【直接原因 2-1 に対する対策 2-1】
○ 保安教育の充実（保安規定教育の充実および巡視業務のモチベーション維持）
協力会社管理者は，保安規定教育などの研修会において，関係法令と巡視の重要性について反復教育を実施し，意識レベルの向上を図る。
［協力会社実施］
協力会社管理者は，巡視員が巡視する設備は異常が無いと思い込み簡易な巡視をしないよう，巡視業務のモチベーションを維持する定期的な教育を実施［協力会社実施］する。

協力会社における巡視業務へのモチベーション向上の一助として，当社巡視業務における表彰制度を用いて，協力会社を表彰する。
［当社実施］【直接原因 2-2 に対する対策 2-2】
○ 休日における牽制機能強化
協力会社管理者が土日・休日の出勤予定者へ意識付けする仕組みを強化する。
［協力会社実施］
当直長の管理下で，確実な報告・連絡・相談を実施するルールを強化する。
［協力会社実施］
協力会社管理者および協力会社運転副責任者に対して，「管理者の責務」の認識を向上させる教育を定期的に実施し，業務管理の向上を図る。
［協力会社実施］- 57 -

【根本原因分析を踏まえた直接原因に対する対策】○ 運転副責任者の要件強化
協力会社運転副責任者として求められる役割・責任を明確化し，「運転業務委託管理手順書」および「委託仕様書」に定める認定要件に反映する。
［当社実施］
ｃ．意識面の改善【直接原因 3-1 に対する対策 3-1】
○ コンプライアンスの実践および原子力安全文化醸成活動の充実
協力会社において，課ごとに話し合い研修を定期的に実施し，コンプライア
ンス意識の醸成を図る。
協力会社管理者は，一般職との意見交換を定期的に実施し，風通しの良い職場づくりを実践する。
【直接原因 3-2 に対する対策 3-2】
○ コミュニケーション充実・向上
協力会社運転副責任者は，作業前のミーティングにおいて，「運転指示・報告書」を使用しコミュニケーションの充実に努める。※１
協力会社運転副責任者の認定手順に，「コミュニケーションの重要性」に関する項目を追記し，コミュニケーションの向上※２を図る。
※1：以前から使用している「運転指示・報告書」に，作業開始･終了時ミーティングや役
割分担の項目を追加し，その実績管理を行う。
「運転指示・報告書」を使用して，作業開始・終了時ミーティングを行うことで，当日の作業内容，スケジュール，各役割分担，作業完了確認等を共有することで，チームの意思合わせができる。
※2：協力会社運転副責任者を認定する際に，現場での「報告・連絡・相談」などのコミュ
ニケーションを確実に行うために，その重要性やスキルを習得する。

- 58 -

（２）根本原因の対策①【根本原因①に対する対策】
発電部（第一発電）は，放射性廃棄物処理設備の運転業務委託の初期段階においては，運転員の基本行動等を協力会社に示しており，その後は協力会社において，保安教育等で技術伝承がなされるものと考え，当社からの巡視の重要性や運転員の基本行動等についての継続的な教育は必要ないと考えてしまった。
当社が，協力会社運転員に対し，巡視業務の重要性および運転員の基本行動や運転員に求める期待事項に関する教育（当社運転員と同一レベル）を実施する。
当社が講師になって，保安教育および一般教育の中で年 1 回，反復教育を実施する。
②【根本原因②に対する対策】
発電部（第一発電）は，長年に亘る信頼関係により協力会社に任せておけば大丈夫という意識から，運転委託している設備であっても，自ら管理すべきという意識が次第に薄くなり，協力会社に対する業務管理が不十分となっていった。
当社は，協力会社の運転管理業務委託の細部事項を定期的にレビューする。
運転管理業務委託の委託仕様書を委託主管箇所が承認するにあたり，当社が委託業務の実施状況を確認できることや，業務に対する牽制が効く仕組みを要求していることを確認する。
当社は，協力会社の運転員認定のプロセスを明確化する。
運転実務手帳の確認プロセスを明確にする。
「運転員の知識・技能リスト（KSA※１リスト）」の作成および運転実務手帳との紐付けにより習得項目を明確にする。
※1：Knowledge，Skill，Attitude の頭文字をとったもの

協力会社における運転員認定時の理解度確認テストについて拡充（KSA リス
トとの整合）を図る。
協力会社における補助運転員認定時にパトロールが単独でできることを当社
管理職によるマネジメント・オブザベーション（MO※２）にて確認する。
※2：Management Observation の頭文字をとったもの

当社において委託管理に関する研修を行う。
今回の事例等を題材として発注者としての管理責任に関する研修を定期的に開催する。
③【根本原因③に対する対策】
発電部（第一発電）は，「常に問いかける姿勢」および「協力会社とのコミュニケーション」の意識不足から，巡視業務に係る要求事項に問題はないという先入観を持ってしまい，協力会社との業務上のコミュニケーションが不足し，協力会社からの改善要請等への受け止めが不足していった。
当社と協力会社との業務上のコミュニケーションの継続的な改善を図る。

- 59 -

委託業務の懸案事項や改善事項を吸い上げる仕組み※１を構築する。具体的には，
委託仕様書にて，懸案・改善事項があれば，都度当社へ提出するよう求める。
懸案事項や改善事項の検討状況・結果は，他部門の部長クラスを交えてレビューする。
懸案事項や改善事項の委託先における委託業務への反映状況については，当社が委託管理を通じて確認する。
委託期間中に 1 回以上，コミュニケーション改善（業務改善要請への検討を含む）のための協力会社との意見交換会を開催する。
発電部（第一発電）は，「常に問いかける姿勢」の意識を醸成するための活動を実施する。
今回の事例の中で「常に問いかける姿勢」の意識が不足していた問題について，
ディスカッション活動を定期的（1 回／年）に行う。
日常業務における問題点，気付き事項を抽出する活動を定期的（1 回／四半期）に実施する。
※1：協力会社においては，「協力会社巡視員→協力会社運転副責任者→グループ長→運転課長」の流れで，情報共有が図られており，協力会社内で確認，判断できるものは社内で指示・決定され，当社への確認，判断が必要な場合には，これまで通り，コミュニケー
ション用のシートや，定例ミーティング等の場を活用し，当社に提示される。

④【根本原因④に対する対策】
当社は，巡視等の保安業務をアウトソースする際には，当社社員と同水準の要求が必要という認識が乏しく，協力会社に対するコンプライアンス最優先および原子力安全文化の意識の浸透についての活動への要求が十分ではなく，協力会社の自主的・協力的な取り組みに委ねる形になっていた。
協力会社に対する，コンプライアンスおよび原子力安全文化醸成に関する当社の関与を強化し，継続的な改善を図る。
当社は，協力会社巡視員に対しても，当社社員と同等な原子力安全文化醸成活動を実施することを求め，コンプライアンスおよび安全文化意識の徹底を図る。
なお，当社が要求する活動は，委託の基本契約等に織り込むとともに，当社が費用を負担することで確実に実施することを求める。
協力会社の安全文化意識の醸成度についてはアンケート調査等により当社が分析・評価し，必要な安全文化醸成活動を協力会社に行わせる。なお，活動の有効性評価を含めた実施状況は，定期的に社長まで報告する。
発電所に常駐する協力会社社員と当社・協力会社役員の対話活動を実施する。
協力会社に対し「原子力安全文化の日」の行事における社長訓話の動画を配布
し，原子力安全文化の重要性の意識の浸透を図る。

- 60 -

⑤【根本原因⑤に対する対策】
協力会社の管理者は，実務者のルール逸脱や牽制の効かない不適切な業務プロセ
スを正せなかったなど，管理者としてのマネジメントができていなかった。
協力会社の管理者および運転副責任者のマネジメントの継続的な改善を図る。
管理者の責務（進捗管理，業務監督，内部牽制，コミュニケーション等）の認識を向上させる教育等を協力会社に反復して実施することを求め，これに基づく所属員の管理・指導を充実して業務管理の向上を図る。
（３）原子力強化プロジェクトによる再発防止対策への安全文化に係る提言
再発防止対策の検討状況については，原子力強化プロジェクトと情報を共有するとともに，適宜，原子力強化プロジェクトから提言を受けて，根本原因③および④に対する再発防止対策に反映した。
【提言内容】○ 今回の問題は，2010 年点検不備問題，2015 年 LLW 流量計問題に続き，原子力発電所の運営に対する地域の皆さまを始めとする多くの関係者の皆さまの信頼を大きく損ねることであり，当社が本気で取り組む姿勢を示す必要がある。例えば，当社役
員が協力会社へ出向いて直接意見を聴く場を作るようなことは，役員と発電所員との意見交換の日程に合わせて実施することができるのではないか。
○ 「原子力安全文化の日」の行事について，協力会社の社員一人ひとりへ広くメッセージを浸透させることが必要であり，発電所での社長訓話を録画した DVD 等を配布することを考えている。これは，本事案の再発防止対策としても有効ではないか。
○ 協力会社との定例連絡会開催については，今でも実施しているようだが，今回の事案で不十分であることが判明した。内容や，やり方を見直し，協力会社から意見が言いやすいように改善すべきである。
○ 当社が要求しているコンプライアンスや原子力安全文化醸成については，これまで要請・お願いレベルであり，費用負担もせず別会社である協力会社に任せ，関与してこなかった（関与できなかった）。当社の関与を強化するため，島根原子力発電所で実施する業務委託について，受託会社に原子力安全文化醸成を義務づけるとともに，当社がそれに係る費用を負担し，実施および報告を義務づけるよう委託の基本
契約等に織り込む必要がある。
（４）改善状況の評価
再発防止対策の実施にあたっては，再発防止対策毎の個別のアクションプラン※１を策定し，PDCA サイクルを回し，確実に取り組んでいく。再発防止対策の実施状況を定期的に確認のうえ，再発防止対策が有効に機能しているか評価し，考査部門の確認を受けたうえで，経営層にその状況を報告する。
また，当社原子力部門は，業務監査等を通じて，協力会社の実施状況を確認のうえ評
価結果を作成し，考査部門の確認を受けたうえで，経営層にその状況を報告する。
さらに，再発防止対策の実施状況を収集し，改善状況の分析結果を含め，半期を目安- 61 -

に原子力安全文化有識者会議に報告し意見・提言を受けるとともに，企業倫理委員会からも意見・提言を受ける。
※1：アクションプランの実施にあたっては，電源事業本部部長（原子力管理）を実施責任者として，個別のアクションプラン毎に対応主管を設定する。

（添付資料（22），（23），（24）参照）（５）再発防止対策の水平展開
2010 年点検不備問題を受けて，「報告する文化」や「常に問いかける姿勢」を中心に，
原子力安全文化を醸成する施策等を検討し，原子力安全文化醸成活動を推進していくた
め，2010 年 6 月に「原子力強化プロジェクト」を設置し取り組んできたところではあるが，「7．過去の不適切事案に関する再発防止対策の検証」から，協力会社におけるコン
プライアンス意識の向上や原子力安全文化の醸成活動については，2010 年点検不備問題
および 2015 年 LLW 流量計問題がいずれも当社社員によるものであったことから，当社
社員に重点を置いて取り組んできたため，当社としては，協力会社の自主的・協力的な取り組みに委ねてきたところがあった。
本事案および類似事案を踏まえると，巡視のように保安規定に基づき実施する業務の一部を，外部の会社にアウトソースし実施する場合には，業務を実施する委託会社社員には，当社社員と同じレベルのコンプライアンス意識や安全文化への意識が必要であったと考える。また，根本原因④に対する対策（協力会社に対するコンプライアンスおよ
び原子力安全文化醸成に関する当社の関与を強化する）については，本事案に係る当該の協力会社に留まらず，保安規定に基づき実施する業務の一部をアウトソースする委託会社に対しては，再発防止対策の水平展開を講じていく。
なお，保安規定に基づき実施する業務の一部を，アウトソースする委託会社への水平展開の取り組みについては，別途，個別のアクションプランを策定し，確実に取り組んでいくこととし，その実施状況を確認のうえ評価結果を作成し，考査部門の確認を受けたうえで，経営層にその状況を報告する。
また，水平展開の実施状況を収集し，改善状況の分析結果を含め，半期を目安に原子力安全文化有識者会議に報告し意見・提言を受けるとともに，企業倫理委員会からも意見・提言を受ける。

- 62 -

９．監査班による検証（１）監査の進め方
ａ．目的
調査班が実施した本事案に関する事実確認および類似事案の調査，ならびに原因分析・再発防止対策班（原因分析チーム）が実施した本事案および類似事案の原因分析についての活動内容ならびに作成した報告書等を，社内の独立した内部監査組織である考査部門で構成した監査班が，第三者的な視点から監査を行う。
ｂ．監査方針（ａ）調査・原因分析方法の妥当性を評価する。
手順書等の策定にあたり，説明性の高い調査・分析方法であるかの視点から評価する。
（ｂ）調査・原因分析の内容および結果の適正性を評価する。
第三者的な視点に立ち，事実に基づいて調査・分析の内容・結果を評価する。
実効性のある再発防止対策につながる原因が究明されているかの視点から評価する。
ｃ．監査方法本事案に係る監査手順書を制定（2020 年 3 月 4 日）し，活動を行った。
○監査手順書の概要
・監査体制

：監査班長
監査実施者

・監査範囲

考査部門部長（原子力監査）
考査部門（原子力監査）：調査班の活動全般および原因分析・再発防止対策班（原因分析チーム）の原因分析活動

・監査対象：手順書，報告書等

・監査手順：記録確認，サンプリング調査，チェックリストによる評価，
是正依頼等

・その他

：協力会社の組織的関与の調査・評価（２）監査班による監査・評価
監査班は，監査手順書に従って，調査班の各チームおよび原因分析・再発防止対策班（原因分析チーム）の活動を評価するため，計画書・手順書・資料・記録・報告書等について閲覧や内容の聞き取りを実施した。
ａ．監査班の監査内容（ａ）活動計画書・手順書の監査各班が制定した計画書・手順書について，制定・改正時に，体制，役割等や調査・分析の範囲・方法の妥当性を評価するため，それぞれ内容確認，聞き取りを実施し，いずれも妥当であると評価した。

- 63 -

○評価対象の計画書・手順書
調査班活動計画書
調査班各チーム手順書
原因分析・再発防止対策班活動計画書（ｂ）活動内容・結果の監査①調査班の活動内容・結果の評価
調査班の活動の評価にあたっては，書類調査・聞き取り・実施状況確認等をもとに，調査事案が手順書どおりに実施されているかについて，チェックリストを作成・活用しながら，全数またはサンプリング調査を行うことにより確認した。
また，各報告書についても，内容が事実と相違はないか，不透明な記述はない
か等の視点から確認を行った。
以上の結果，適切な調査が実施されていると評価した。
②原因分析・再発防止対策班（原因分析チーム）の活動内容・結果の評価
原因分析チームの活動の評価にあたっては，原因分析チームが直接原因分析マ
ニュアルに従って作成した「事象関連図」，「要因分析シート」，その他関連資料をもとに，直接原因分析を手順書どおりに実施しているか等について，チェックリ
ストにより確認した。
また，直接原因分析に引き続き実施した根本原因分析では，添付資料（18）から（21）をもとに，当社および協力会社の組織・風土の問題を含めた原因の深掘りが適切に行われているかについて確認した。さらに，特定された直接原因および根本原因に対して有効な再発防止対策となっているかについて確認した。
なお，根本原因分析については，外部第三者組織による専門家の視点から助言を受け，原因分析および再発防止対策に反映していることも確認した。
以上の結果，適切な原因分析が実施されていると評価した。
ｂ．監査班による評価結果
以上の監査活動の結果，調査班および原因分析・再発防止対策班（原因分析チーム）の活動計画・内容および報告は，適切に実施され，妥当なものであると評価した。
また，本報告書についても，調査班および原因分析・再発防止対策班（原因分析チーム）の報告内容が適切に織り込まれており，さらに，その原因に対応した再発防止対策が策定されていることも確認し，本報告書は，客観性・透明性を持って整理されていると評価した。

- 64 -

１０．原子力安全文化有識者会議，企業倫理委員会からの意見・提言
本事案の発生を受けて，これまで当社の原子力安全文化醸成活動およびコンプライア
ンス推進活動に対して意見・提言をいただいている社外有識者等で構成する「原子力安（2020 年 2 月 19 日）および「企業倫理委員会※２」（2020 年 3 月
全文化有識者会議※１」
9 日，6 月 9 日）において，状況を報告し，意見・提言をいただいた。
なお，本報告書にて取りまとめた原因分析および再発防止対策についても，「原子力安
全文化有識者会議」および「企業倫理委員会」に報告し，意見・提言を受けるものとしており，いただいた意見・提言は，アクションプランに適切に反映し対応する。
また，再発防止対策の実施状況を収集し，改善状況の分析結果を含め，半期を目安に
原子力安全文化有識者会議に報告し意見・提言を受けるとともに，企業倫理委員会からも意見・提言を受ける。
※1：「原子力安全文化醸成活動の推進」等に資する体制として設置した原子力強化プロジェク
ト長の諮問機関として，「原子力強化プロジェクト」の検討事項等に対し提言等を受けている，年 2 回程度実施。委員構成は，社外有識者 7 名。
会議体（2010 年 6 月 29 日設置）
※2：取締役会の諮問機関としてコンプライアンスに関する提言を受けている会議体（2003 年 4
月 1 日設置），年 4 回実施。委員構成は，社外有識者 3 名，社内委員 4 名。

- 65 -

（１）原子力安全文化有識者会議で出された意見・提言いただいた意見・提言に対して，2010 年点検不備問題および 2015 年 LLW 流量計問
題における再発防止対策については，いずれも当社社員によるものであったため，当社社員に重点を置いて取り組んできたが，今一度初心に戻って発電所全体を俯瞰して取り組んでいくことを表明した。
主な意見・提言は以下のとおり。
意見・提言

今後の方向性2 月 16 日のみ立入していないとのことだが，常態調査をしっかりと行い，再発防化していると大変なことである。事実確認をしっ止対策を取りまとめたうえで，かりと行い，報告いただくことが必要である。

有識者会議へ報告する。

法令順守の考えが協力会社側でどれだけ浸透して協力会社巡視員に対し当社社員いたのかということが大きな課題である。

と同等な原子力安全文化醸成活

安全意識が協力会社には浸透していないというこ動を実施する等，協力会社に対とはなかったか，関連会社側では風化のスピードする，コンプライアンスおよびが早かったのではないか。意識の継承がうまくい

原子力安全文化醸成に関する当っていないのであれば新たなテーマとして対策が社の関与を強化する。

必要である。
業務委託というものの限界というか，中国電力側
で手が届かないところがあるのであればそれをどう克服していくか考えていく必要がある。
協力会社も含めた話し合い研修などを行って対策を実施していくことが必要ではないか。20 代の若い方のメンタル面も含めて全体の底上げをしていってもらいたい。
協力会社の社員を含めて，中国電力は発注元とし当社と協力会社との業務上のコて，同じ地域で同じ仕事をしているという気持ち

ミュニケーション改善を図る。

でやっていただきたい。

今回の事例を題材として発注者としての管理責任に関する研修を定期的に実施する。

点検不備以降，社長以下いろいろと努力され評価

過去の不適切事案に関する再発は出てきていると思うが，発生から 10 年経過し，防止対策の検証を行い，十分でそろそろ初心に帰ってみたらどうかという思い。

なかった点は，今回の再発防止

一番大切である安全意識をどのように維持してい対策に反映し確実に実施する。

るかあるいはそうでなかったかしっかりと検証してもらいたい。
慣れてタガが緩んできているのではないか，ここ

再発防止対策を確実に実施す

でタガを締めて欲しい。

る。

- 66 -

（２）企業倫理委員会で出された意見・提言いただいた意見・提言に対して，ポイントは当社とグループ各社との間に安全意識に差があることであり，原子力安全文化の醸成について焦点を当てた施策を検討していく
ことを表明した。
主な意見・提言は以下のとおり。
意見・提言

今後の方向性

中国電力と中電プラントの間にコンプライアンス

協力会社巡視員に対し当社社員意識の差があったように感じており，中電プランと同等な原子力安全文化醸成活

トのレベルアップが必要である。

動を実施する等，協力会社に対する，コンプライアンスおよび
原子力安全文化醸成に関する当社の関与を強化する。

再発防止対策をやりきるとともに，グループ各社

中電プラントとの間で実施してへの水平展開をお願いする。

いく再発防止対策については，「地域・社会からの信頼あってこその原子力発電

グループ各社に対しても確実に所」という価値観の浸透・定着による原子力安全水平展開し，一体となって取組

意識の向上は，協力会社を含め原子力発電所に携んでいく。

わる者が一体となって取組んでいく必要がある。
「設備が稼働していない場合は巡視するまでもな

当社が，協力会社運転員に対し，い」という感覚よりも，手抜きであると考える。

巡視業務の重要性など，運転員「なぜ，当該業務が必要なのか」を作業者に十分の基本行動や運転員に求める期に納得できるような指導をお願いする。

待事項に関する教育（当社運転員と同一レベル）を実施する。

- 67 -

＜おわりに＞当社は，このたびの事案発生を受け，社内にサイトバンカ巡視問題対応本部を設置し，協力会社における調査のみならず，当社も直接，事実関係を調査し，直接原因および根本原因の分析を行い，これらを踏まえた再発防止対策を策定することとしました。
今回，明らかとなった事実関係を整理し，直接原因分析を行った結果，巡視の実施方法
および実施結果の確認方法に係る「業務管理の仕組みの問題」，管理者による「業務運営の問題」および，協力会社においてコンプライアンス最優先の意識や原子力安全文化の意識が一人ひとりまで浸透していなかったという「意識面の問題」を原因として特定し，再発防止対策を策定しました。
また，事実関係および直接原因分析を踏まえて，引き続き，根本原因分析に取り組むことで，組織要因も含めた再発防止対策を策定しました。なお，根本原因分析の結果については，外部第三者組織の助言を受け，その意見を反映しています。
このたびの事案については，2020 年 2 月 18 日に，原子力規制委員会島根原子力規制事
務所に報告し，令和元年度第 4 回保安検査（2020 年 1 月～2020 年 3 月）において，本事案および類似事案の調査状況ならびに，実用炉規則第 80 条（発電用原子炉施設の巡視及び点検）および保安規定第 13 条（巡視点検）に係る要求事項である「1 日 1 回以上の巡視の実施」を満足するものでなかったこと，また，実用炉規則第 67 条（記録）および保安規定第 119 条（記録）に係る要求事項である「記録を適正に作成し，保存する」を満足するものではなかった旨を説明してまいりました。
2020 年 5 月 13 日開催の原子力規制委員会において，保安規定第 3 条（品質保証計画）「7.5.1 業務の管理」および保安規定第 13 条（巡視点検）ならびに第 119 条（記録）に対する違反と判断され，保安規定違反の「監視」と判定されました。
当社は，直接原因分析および根本原因分析の結果，その結果に基づき策定しました再発防止対策と合わせまして，是正処置の実施状況を，国に説明してまいります。
当社は，同様な不正を起こさない，起こさせないという決意のもと，地域のみなさまをはじめとする多くの関係者のみなさまからの信頼を回復するため，今回の事案を踏まえて，コンプライアンス意識の向上および原子力安全文化醸成活動については，当社と協力会社が一体となった取り組みを強化してまいります。今回策定した再発防止対策につきましては，速やかに，また確実に実施し，その取り組み状況については，公表するとともに，原子力安全文化有識者会議等の意見・提言も受けながら，全力で取り組んでまいります。
今回策定した再発防止対策の取り組みに加えて，より改善が必要と判断した事項については，今後，個別のアクションプランを策定したうえで，原因分析および是正処置の策定を通じて，しっかりと改善活動に取り組んでまいります。
以- 68 -

上添 付 資 料（１）島根原子力発電所 サイトバンカ建物配置図（２）実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則（実用炉規則）および原子炉施設保安規定の要求事項（３）島根原子力発電所 通常パトロールの運用の変遷（４）サイトバンカ建物 管理区域内巡視ルート（標準ルート）（５）当社における中央制御室の運転業務体制（６）協力会社におけるサイトバンカ建物および廃棄物処理建物の運転業務に係る基本体制（７）協力会社巡視におけるパトロールシートの作成・承認・確認の流れ（８）協力会社におけるサイトバンカ建物の巡視業務タイムテーブル（９）本事案に係る協力会社巡視員の当該日のタイムテーブル（10）本事案に関する事実確認（11）サイトバンカ建物

管理区域内巡視ルート（想定される短時間巡視ルート）（12）協力会社における類似事案の発生状況（年度別）（13）保安規定に定める記録に係る業務の確認（14）直接原因分析

事象関連図（15）直接原因分析

要因分析シート（16）直接原因/再発防止対策検討シート（17）直接原因と再発防止対策まとめ（18）根本原因分析

事象関連図（19）根本原因分析

要因関連図（20）根本原因分析結果まとめ（21）根本原因分析から抽出された直接原因と対策（22）直接原因に係る対策のアクションプラン
（23）根本原因分析から抽出された直接原因に係る対策のアクションプラン
（24）根本原因に係る対策のアクションプラン

- 69 -

添付資料（1）添付資料（1）

サイトバンカ建物（建物内に管理区域と非管理区域がある）

（２号機）

（１号機）

島根原子力発電所 サイトバンカ建物配置図- 70 -

添付資料（2）添付資料（2）実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則（実用炉規則）
および原子炉施設保安規定の要求事項（本事案が判明した時点※）

実用炉規則（発電用原子炉施設の巡視及び点検）
第 80 条

法第 43 条の 3 の 22 第 1 項の規定により、発電用原子炉設置者（法第 43 条の3 の 34 第 2 項の認可を受けた者を除く。
）は、毎日 1 回以上、発電用原子炉施設の保全に従事する者に発電用原子炉施設について巡視させ、次の各号に掲げる施設及び設
備について点検を行わせなければならない。
1 原子炉冷却系統施設
2 制御材駆動設備
3 電源、給排水及び排気施設
2 法第 43 条の 3 の 22 第 1 項の規定により、法第 43 条の 3 の 34 第 2 項の認可を受けた発電用原子炉設置者は、毎週 1 回以上（核燃料物質が廃止措置対象施設内に存在す、発電用原子炉施設の保全に従事する者に廃止措置対象施設にる場合は毎日 1 回以上）ついて巡視させなければならない。
原子炉施設保安規定
第1編

運転段階の発電用原子炉施設編（2 号炉および 3 号炉に係る保安措置）（巡視点検）
第 13 条

当直長は，毎日 1 回以上，原子炉施設（原子炉格納容器（以下「格納容器」という。）内部および第 93 条（管理区域内における特別措置）第１項に定める区域を除く。）を巡視し，次の施設および設備について点検を行う。
（１）原子炉冷却系統施設（２）制御材駆動設備（３）電源，給排水および排気施設
第2編

廃止措置段階の原子炉施設編（1 号炉に係る保安措置）（巡視）第 134 条 当直長は，毎日 1 回以上，原子炉施設（第 160 条（管理区域内における特別）を巡視する。
措置）第 1 項に定める区域を除く。
※：2020 年 4 月 1 日施行の改正実用炉規則において，第 80 条は削除され，第 81 条（発電用原子炉施設の施設管理）第 1 項第 4 号ハに，
「ハ

発電用原子炉施設の巡視（発電用原子炉施設の保全のために実施するものに限る。
）に関すること。
」が規定され，巡視頻度は，原子力規制委員会内規「原子力事業者等における使用前事業者検査、定期事業者検査、保安のための措置等に係る運用ガイド」に明記された。

- 71 -

- 72 -巡視点検方法の見直し

固体廃棄物貯蔵所D棟の設置に伴う追加

2010.01.21～

2015.06.05※４～2020.2.16※4：本事案発生日※3：パトロールシートが現存する時期を記載

備 考

協力会社へ固体廃棄物貯蔵所（A,B,C棟）のパト
ロールを委託

1日1回

1日1回

1日2回

1日2回

中央制御室運転員
２交替勤務体制導入

2007.02.08

2007.04.01

1日3回

電力

1号機

中央制御室運転員
３交替勤務体制時

変更理由

2002.04.01※３～2007.02.07

年月日

1日1回

1日1回

1日2回

1日2回

1日3回

電力

2号機

－

－

－

－

1日2回

電力

1日1回
（A,B,C,D棟内，D棟外）

1日1回（A,B,C棟内）

1日1回（A,B,C棟内）

1日1回（A,B,C棟内・外）

1日1回（A,B,C棟内・外）※２

電力

固体廃棄物貯蔵所

1988年4月より1号機廃棄物処理 1984年6月より，サイトバンカ設備 ※2：2001年5月より，固体廃棄物設備，1989年2月より2号機廃棄物 の業務委託を開始
貯蔵所内部は，中央制御室監視カ
処理設備の業務委託を開始
メラによる確認を実施※1：2010年4月より，休日等の業※1：2010年4月より，休日等の業 務実施体制について，午前：廃棄務実施体制について，午前：廃棄 物処理建物巡視，午後：サイトバ
物処理建物巡視，午後：サイトバ ンカ建物巡視を実施
ンカ建物巡視を実施

1日2回（土日・休日含む※１）

1日2回（土日・休日含む）

平日：2回（土日・休日：1回）

平日：2回（土日・休日：1回※１）

1日2回（土日・休日含む）

1日2回（土日・休日含む）

1日2回（土日・休日含む）

協力会社

サイトバンカ設備・焼却設備・溶融設備

平日：2回（土日・休日：1回）

平日：2回（土日・休日：1回）

平日：2回（土日・休日：1回）

協力会社

1，2号機 廃棄物処理設備

島根原子力発電所 通常パトロールの運用の変遷

1日1回（A,B,C棟外）

1日1回（A,B,C棟外）

1日1回（A,B,C棟外）

－

－

協力会社

添付資料（3）

添付資料（3）

添付資料（4）-1/3
添付資料（4）（1/3）
サイトバンカ建物 管理区域内巡視ルート（標準ルート）〔 サイトバンカ建物 〕：溶融設備建屋，：焼却設備・サイトバンカ設備建屋
図１ 巡視ルート概要図＊ 着色部は，各設備建屋の管理区域内における巡視範囲を示す。
未着色部は，非管理区域または巡視範囲外を示す。

- 73 -

添付資料（4）-2/3
添付資料（4）（2/3）
焼却関係建屋
溶融関係建屋

図２ サイトバンカ建物 1FL

図３ サイトバンカ建物 2FL＊ 着色部は，各設備建屋の管理区域内における巡視範囲を示す。
未着色部は，非管理区域または巡視範囲外を示す。

- 74 -

添付資料（4）-3/3
添付資料（4）（3/3）
焼却関係建屋
溶融関係建屋

図４ サイトバンカ建物 3FL

図５ サイトバンカ建物 RFL＊ 着色部は，各設備建屋の管理区域内における巡視範囲を示す。
未着色部は，非管理区域または巡視範囲外を示す。

- 75 -

添付資料（5）添付資料（5）
当社における中央制御室の運転業務体制
2007 年 2 月 8 日の 2 交替制導入以降，現在までの基本的な班構成を以下に示す。

2017 年 4 月 26 日～現在（1 号機：廃止措置中／2 号機：定期事業者検査停止中）［1 号機］┌─当直主任または運転士（1）──補助運転士（1）

当直長（1）──当直副長（1）┤［2 号機］└─当直主任または運転士（1）──補助運転士（2）2015 年 7 月 1 日～2017 年 4 月 25 日（1 号機／2 号機：定期検査停止中）［1 号機］┌─当直主任または運転士（1）──補助運転士（1）

当直長（1）──当直副長（1）┤［2 号機］└─当直主任または運転士（1）──補助運転士（2）2007 年 2 月 8 日（2 交替制導入）～2015 年 6 月 30 日
［運転中（1 号機および 2 号機がともに運転中）］［1 号機］┌─当直副長（1）当直主任（1）

運転士（1）

補助運転士（2）

当直主任（1）

運転士（1）

補助運転士（2）運転士（1）

補助運転士（2）

当直長（1） ┤└─当直副長（1）［2 号機］［定期検査停止中（いずれかが定期検査停止中）］［運転号機］┌─当直副長（1）当直主任（1）

当直長（1） ┤└─当直副長（1）

当直主任または運転士（1）［停止号機］- 76 -

補助運転士（1）

添付資料（6）-1/3

添付資料（6）（1/3）

協力会社におけるサイトバンカ建物および廃棄物処理建物の運転業務に係る基本体制【 当社 発電部 】

課長（第一発電）

当直長

当直副長

当直員

【 協力会社 運転課 】
運転課長

グループ長

運転責任者（1名）〔運用担当 2名〕

〔廃棄物処理担当 5名〕〔サイトバンカ担当 3名/班〕

運用副責任者（1名）

運転副責任者（1名）

運転副責任者（1名）

運用担当者（1名）

運転員（1名）運転員（1名）補助運転員（3名）

補助運転員（1名）［詳細は（3/3）］［詳細は（2/3）］

運用担当

廃棄物処理担当○業務計画・実績報告資料の作成○液体・固体廃棄物処理設備の運転操作○運転要領書類の修正○プラスチック固化設備の運転操作

サイトバンカ担当○焼却炉の運転操作○溶融炉の運転操作

主 ○教育資料の作成
な業 ○廃棄物処理担当または務
サイトバンカ担当への応援
内容○モルタル固化装置の
運転操作

○巡視点検
○点検作業における隔離・
復旧操作○サイトバンカ設備（貯蔵プール，冷却水系等）の運転操作○巡視点検（固体廃棄物貯蔵所(A,B,C棟外観)含む）○点検作業における隔離・
復旧操作- 77 -

添付資料（6）-2/3
添付資料（6）（2/3）
協力会社におけるサイトバンカ建物の巡視業務体制【焼却炉・溶融炉停止時】■平日：3 名■土日・休日：2 名
運転責任者 1 名
（運用，廃棄物処理，
サイトバンカを兼務）

運転副責任者 1 名

運転副責任者 1 名

運転員または運転員 1 名運転員または

サイトバンカ定期点検時は，補助運転員 1 名

必要により運転員 1 名を追加

補助運転員 1 名

【焼却炉・溶融炉運転時】（3 名／班× 1～2 班：2 交替制）
運転責任者 1 名（運用，廃棄物処理，サイトバンカを兼務）

運転副責任者 1 名

運転員 1 名

モルタル時：運用担当 1 名応援可能

運転員または補助運転員 1 名

【焼却炉・溶融炉運転時（土曜）】（3 名）※※：廃棄物処理建物の巡視業務体制とは別々の業務体制を構築

運転副責任者 1 名

運転員 1 名運転員または補助運転員 1 名- 78 -

サイトバンカ設備および廃棄物処理設備の運転業務において，運転員は，力量に応じて，「運転員」および「補助運転員」に区分されており，運転副責任者の指揮の下，運転業務を実施している。

添付資料（6）-3/3
添付資料（6）（3/3）
協力会社における廃棄物処理建物の巡視業務体制■平日：5 名
運転責任者 1 名
（運用，廃棄物処理，サイトバンカを兼務）

運転副責任者 1 名

運転員 1 名補助運転員 3 名

■土日・休日：2 名
運転副責任者 1 名

運転員または補助運転員 1 名

サイトバンカ設備および廃棄物処理設備の運転業務において，運転員は，力量に応じて，「運転員」および「補助運転員」に区分されており，運転副責任者の指揮の下，運転業務を実施している。

- 79 -

当社- 80 -

協力会社

実施内容

巡視員

運転副責任者

運転員

当直副長①当社運転員は，パトロール支援シ
ステム上で当日分のパトロール
シートを準備す
る。

③

④

⑥

③

⑤

巡視結果報告・承認

⑦

印刷

⑧

⑨

確認

②協力会社巡視員は，パ ③協力会社巡視員は，巡視結果を携帯端 ⑦当社運転員は，パトロ ⑧課長（発電）は，巡
トロール支援システ
末からパトロール支援システムへデーール支援システムに視結果をパトロー
ムの携帯端末を携帯タ転送し，協力会社運転副責任者へ報て承認されたパトロ
ルシートにて確認
し，サイトバンカ建物
告する。
ールシートを印刷し，し，押印する。
および廃棄物処理建 ④協力会社運転副責任者は，パトロール上覧する。
⑨ 発 電 部 長 およ び 原
物等の巡視を実施し，支援システムにて巡視結果を確認し当子炉主任技術者は，巡視結果を携帯端末
直長へ報告する。
巡視結果をパトロへ入力する。
⑤当直副長は，パトロール支援システム
ールシートにて確にて巡視結果の確認・承認入力を行う。
認し，押印する。
⑥当直長は，パトロール支援システムにて巡視結果の確認・承認入力を行う。

②（第一発電）①

システム承認フロー

当直長

業務フロー

巡視実施

発電部課長

発電部長

原子炉主任技術者

準備

協力会社巡視におけるパトロールシートの作成・承認・確認の流れ

添付資料（7）

添付資料（7）

巡
視
パ
タ

ー

ン
①

（

固
体
廃
棄
物
貯
蔵
所
を
先
に
実
施
す
る
場
合

）

- 81 -

巡
視
パ
タ

ー

ン
②

（

固
体
廃
棄
物
貯
蔵
所
を
後
に
実
施
す
る
場
合

巡視員

運転副責任者

巡視員

運転副責任者

15分

15分

15分

30分

14:00

60分～80分程度

管理区域巡視（２回巡視）（データ採取含む）

60分～80分程度

120分程度
制御室での監視業務，帳票類の作成他

15:00

管理区域巡視（２回巡視）（データ採取含む）

非管理区域巡視（データ採取含む）

30分

15:00

120分程度
制御室での監視業務，帳票類の作成他

非管理区域巡視（データ採取含む）

14:00

15分
A・B・C固体廃棄物貯蔵所巡視

30分
KY・TBM
警報テスト実施
SB制御室・SB電気室データ採取

15分
記録計日付印押印

15分
KY・TBM，警報テスト確認

当直との引継ぎ，制御盤面確認

13:00

KY・TBM
記録計日付印押印
警報テスト実施
SB制御室・SB電気室データ採取

45分

A・B・C固体廃棄物貯蔵所巡視

15分
KY・TBM，警報テスト確認

当直との引継ぎ，制御盤面確認

13:00

16:00

20分

17:00

30分程度
移動 事務所業務

50分程度
移動 事務所業務

30分程度
帳票確認，制御盤面確認
当直への引継ぎSB制御室・SB電気室データ採取
40分程度
非管理区域巡視（データ採取含む）

16:00

30分程度
移動 事務所業務

17:00

添付資料（8）-1/2

50分程度
移動 事務所業務

30分程度
帳票確認，制御盤面確認
当直への引継ぎ20分
SB制御室・SB電気室データ採取
40分程度
非管理区域巡視（データ採取含む）

30分程度

協力会社におけるサイトバンカ建物の巡視業務タイムテーブル（管理区域を続けて２回実施する場合）

添付資料（8）-1/2

）

巡
視
パ
タ

ー

ン
③

（

固
体
廃
棄
物
貯
蔵
所
を
先
に
実
施
す
る
場
合

）

- 82 -

巡
視
パ
タ

ー

ン
④

（

固
体
廃
棄
物
貯
蔵
所
を
後
に
実
施
す
る
場
合

巡視員

運転副責任者

巡視員

運転副責任者

15分

30分

14:00

15:00

16:00

30分程度
帳票確認，制御盤面確認
当直への引継ぎ30分程度
帳票確認，制御盤面確認
当直への引継ぎ30分程度
移動 事務所業務

17:00

50分程度
移動 事務所業務

30分
非管理区域巡視（データ採取含む）
40分程度
30分～40分程度
管理区域巡視（データ採取含む）

16:00

50分程度

30分程度
移動 事務所業務

17:00

添付資料（8）-2/2

移動 事務所業務

管理区域巡視（データ採取含む）

30分
非管理区域巡視（データ採取含む）
30分～40分程度

20分 40分程度
SB制御室・SB電気室データ採取

管理区域巡視（データ採取含む）

30分
非管理区域巡視（データ採取含む）
30分～40分程度

120分程度
制御室での監視業務，帳票類の作成他

15:00

30分程度

SB制御室・SB電気室データ採取

30分～40分程度
管理区域巡視（データ採取含む）
20分

120分程度
制御室での監視業務，帳票類の作成他

非管理区域巡視（データ採取含む）

14:00

15分
A・B・C固体廃棄物貯蔵所巡視

30分
KY・TBM
警報テスト実施
SB制御室・SB電気室データ採取

15分
記録計日付印押印

15分
KY・TBM，警報テスト確認

当直との引継ぎ，制御盤面確認

15分

13:00

45分
KY・TBM
記録計日付印押印
警報テスト実施
SB制御室・SB電気室データ採取

15分
A・B・C固体廃棄物貯蔵所巡視

15分
KY・TBM，警報テスト確認

当直との引継ぎ，制御盤面確認

13:00

協力会社におけるサイトバンカ建物の巡視業務タイムテーブル（管理区域を２回に分けて実施する場合）

添付資料（8）-2/2

）

通
常
巡
視
パ
タ

ー

ー

- 83 -

ン

当
該
日
巡
視
パ
タ

ン

巡視員A
（当該者）

運転副責任者A

巡視員A
（当該者）

運転副責任者A

15分
移動

15分
制御室での
監視業務

30分

70分

▼非管理区域データ転送（ＳＢ制御室）

45分
帳票確認
制御盤面確認パトロール結果確認※：運転副責任者の指示によるものではなく，巡視員Ａが経験のために自主的に行ったもの。

非管理区域巡視（データ採取含む）

20分

SB制御室・SB電気室データ採取確認

30分程度

移動 事務所業務

15分
当直への引継ぎ移動 事務所業務

30分程度

17:00

50分程度
移動 事務所業務

30分程度
帳票確認
制御盤面確認
当直への引継ぎ

40分程度
非管理区域巡視（データ採取含む）

20分
SB制御室・SB電気室データ採取

16:00

20分
A・B・C固体廃棄物貯蔵所巡視▼ＳＢ制御室・ＳＢ電気室データ転送（ＳＢ制御室）パトロールチェックシート含む（車輌使用）
SB制御室・SB電気室データ採取
20分▼非管理区域データ転送（ＳＢ制御室）
帳票整理※
40分程度
非管理区域巡視（データ採取含む）
制御盤面確認※
50分程度
移動 事務所業務

90分程度
制御室での監視業務，帳票類の作成他

60分～80分程度
管理区域巡視（２回巡視）（データ採取含む）▼ＳＢ制御室・SB電気室データ転送（ＳＢ制御室）パトロールチェックシート含む

45分
記録計日付印押印
警報テスト実施
SB制御室・SB電気室データ採取

15:00

2時間程度
制御室での監視業務，帳票類の作成他

非管理区域巡視（データ採取含む）

14:00

45分
制御盤面確認
記録計日付印押印確認
警報テスト確認
SB制御室・SB電気室データ採取確認

45分
KY・TBM
記録計日付印押印
警報テスト実施
SB制御室・SB電気室データ採取

15分
A・B・C固体廃棄物貯蔵所巡視

15分
KY・TBM
警報テスト確認15分
制御盤面確認13:00

本事案に係る協力会社巡視員の当該日のタイムテーブル（通常・当該日）

添付資料（9）添付資料（9）

添付資料（10）添付資料（10）
本事案に関する事実確認
当該日（2020 年 2 月 16 日（日））は休日のため，当社の中央制御室に常駐する当直長管理）と巡視員 A（当該者）のの下，協力会社における運転副責任者 A（以下「副責 A」という。
2 名体制で，午後からサイトバンカ（以下「SB」という。
）業務を実施した。
巡視員 A と副責 A の聞き取り調査により確認した事実は，以下のとおり。
〔事実関係〕●：巡視員 A の行動 ▲：副責 A の行動，■：協力会社放射線管理部門の行動
具体的な事実関係
2 月 16 日
13:00 頃
13:10 頃
約30 分

●巡視員 A と副責 A は，SB 制御室で作業開始前作業安全確認会（作業前ミーティ
ング）を実施しないまま，業務を開始※１した。
●巡視員 A は，運転指示・報告書で業務内容を確認し，次の定例業務を一人で実施した。
・SB 制御室で記録計確認，日付印の押印
・SB 制御室で SB 制御室警報テスト（当直長への連絡・報告含む）
・SB 制御室で SB 制御室データ採取（1 回目）
・SB 電気室で SB 電気室データ採取（1 回目）（運転巡視メモ）13:45 頃

●巡視員 A は，SB 制御室でパトロール支援システム用携帯端末装置（以下「携帯

約10 分

端末」
）へ運転巡視メモデータ（1 回目）およびパトロールシートチェック（1 回目）を入力し，携帯端末からデータをパトロール支援システム（以下「支援システム」）へ送信した。
●巡視員 A は，データの入力ミスがないかを確認した後，運転巡視メモの特記事項を支援システムへ直接入力した。
●巡視員 A は，副責 A からの指示はなかったが，翌日以降の作業票の有無を新作業管理システムにより確認※２した。

14:00 頃
通常
約40 分
↓
今回
約90 分

●巡視員 A は，SB 非管理区域の１回目巡視※３および携帯端末を携帯しないままデータ採取を実施※４した。
●巡視員 A が巡視したルートは，以下のとおり。
巡視開始

屋上

1FL(モルタル設備)

2FL(制御室)2FL(電気室)

屋外ボンベ置場

M4FL(溶融・モルタル設備)

3FL(溶融・モルタル設備)

1FL(出入管理室)

固体廃棄物貯蔵所 A,B,C 棟- 84 -

具体的な事実関係
15:30 頃

●巡視員 A は，SB 非管理区域巡視（1 回目）の終了後，SB 制御室へ戻り，その採取データ（1 回目）を支援システムへデータ転送（更新）※５した。
●巡視員 A は，副責 A へ「非管理区域巡視の終了」を報告※６した。
▲副責 A は，巡視員 A より「巡視終了」の報告があり了解した。※７●巡視員 A は，16 時のデータ採取のため，2 回目の SB 制御室および SB 電気室のデータ採取（2 回目）を実施した後，携帯端末へ運転巡視メモデータ（2 回目）
およびパトロールシートチェック（2 回目）を入力し，データを携帯端末から支援システムへ転送した。
▲副責 A は，巡視員 A が携帯端末によりデータ採取しているのを確認した。

15:50 頃

●巡視員 A は，携帯端末を携帯せずに SB 非管理区域の巡視（2 回目）およびデー
タ採取を実施し，SB 制御室へ戻った。
●巡視員 A が巡視したルートは，以下のとおり。
巡視開始

屋上

1FL(モルタル設備)

16:00 過ぎ

2FL(制御室)2FL(電気室)

M4FL(溶融・モルタル設備)

屋外ボンベ置場

3FL(溶融・モルタル設備)

1FL(出入管理室)●巡視員 A は，SB 制御室で SB 非管理区域分のデータを支援システムへ転送（更新）した。
▲副責 A は，SB 制御室で帳票確認および SB 制御室盤面データ確認を実施した。
（管理区域内の）引継事項※８は異常なかったか」と質問▲副責 A は，巡視員 A へ「した。※９●巡視員 A は，まだ管理区域内の巡視を実施していないにもかかわらず「異常なし」と回答した。※10【主な要因事象】◆巡視員 A は，管理区域の巡視を実施していないにも係らず，「巡視終了」と報告した。
▲副責 A は，巡視員 A が「異常なし」と回答したため，管理区域も含めたパトロール結果に「問題がない」と判断した。
●巡視員 A は，先ほど副責 A へ「異常なし」と答えてしまったため，管理区域の巡視を実施していないことを言わなかった。※11【主な要因事象】◆巡視員 A は，管理区域の巡視を実施しなかった。

- 85 -

具体的な事実関係
16:30 頃

▲副責 A は，終了時ミーティングを実施しないまま業務を引き継ぐため，SB 制御室から島根 2 号機中央制御室へ向かった。

16:45 頃

●巡視員 A は，SB 制御室から協力会社事務所へ向かい，机上業務を実施した。
▲副責 A は，中央制御室で当直長へ当該業務を引き継いだ。

17:20●巡視員 A および副責 A は，業務を終え退社した。

2 月 18 日■協力会社放射線管理部門は，当該日（2 月 16 日）の協力会社関係全作業員の管理

9:00 頃

区域入域・退域実績を確認※12 した際に，協力会社巡視員の SB 管理区域入域・退域実績がないことを協力会社運転課へ連絡した。
●協力会社内で巡視員 A に当該日の業務実績を確認したところ，巡視員 A は「管理区域へ入域していない（「管理区域の巡視を実施しなかった」の意味）
」と回答し
た。

※1

巡視員 A は，
「副責 A から『巡視開始』の指示を受けたかは記憶していない。
」と回答している。

※2

巡視員 A は，翌日以降の作業票の有無を新作業管理システムにより確認しているが，通常は副責 A の業務となっている。

※3

SB 非管理区域の巡視において，通常は 40 分程度で行うところを当該日はいつもより時間をかけて（約 90 分）巡視している。巡視員 A は，聞き取り調査で「今回の副責 A とは初めての組合せであり，過去，他の副責から巡視後にプラントデータに関して質問された経験があったので，今回の副責 A もいろいろな質問（確認事項）をするのではないかと思い，そのことに備えて普段より念入りに一つひとつの設備データを確認しながら巡視した。
」と回答している。

※4

巡視員 A は，携帯端末を携帯しないまま巡視を実施している。

※5

巡視員 A は，1 回目の巡視前（13:45 頃）にあらかじめパトロールシートチェック（1 回目）を携帯端末へ入力し支援システムへ送信しているが，15：30 頃に行った非管理区域の採取データ（1 回目）の転送（更新）時点をもって，事実と異なる記録（1 回目の巡視結果）を作成したことになる※※１。

※6

巡視員 A は，聞き取り調査で 1 回目の「
『非管理区域の巡視の終了』を報告した。」と回答している。

※7

副責 A は，巡視員 A より「『巡視終了』の報告を受けて，非管理区域と管理区
域の巡視が終了する程度の時間が経過しており，管理区域も終わっているものと思った。」※※２と回答しており，この時点で双方の認識に相違が生じている。

※8

管理区域の引継事項※※３とは，当該日の前週に分解点検した管理区域内の弁の状態を示している。

※9

副責 A は，巡視員 A に「引継事項の異常の有無」について質問しているが，この質問まで，当該日において副責 A が巡視員 A に巡視について指示・確認（コミュニケーション）をしたことはなかった。

- 86 -

※10

巡視員 A は，副責 A からの質問に対して「異常なし」と事実とは異なった報告をした。巡視員 A は，聞き取り調査でこの時の心境について「自分は副責 A
から仕事ができる，もしくは巡視を任せられているとの期待感を持たれており，管理区域の巡視はまだ実施していなかったもののその期待に応えるためとっさに嘘をついた。」と回答している。

※11

巡視員 A は，聞き取り調査で，SB 制御室を出るまでの時間を利用して管理区域の巡視を実施しなかった理由※※４について，「先ほど副責 A へ『異常なし』と答えてしまったので今さら管理区域の巡視を実施できないと考えてしまった。その際，管理区域入域・退域記録のことまで頭が回らなかった。」更に，「巡視しないといけないことは分かっていたが，法令違反になるとは思わなかった。」また，「巡視を自分に任せてくれている副責 A の期待を裏切ってしまうことになるため，事実とは異なった報告を改めることができなかった。」と回答している。一方，巡視員 A は，仮定の話として「この時に『引継事項の異常の有無』を副責 A から聞かれなかったら，その後管理区域の巡視をするつもりだ
った。
」と回答している。

※12

当社からの依頼により，2018 年 4 月から日々の被ばく線量を管理する目的で放射性廃棄物処理設備の運転業務の管理区域への入域・退域実績を確認し，当社へ報告していた。なお，休日については，原則翌日に当社へ報告しているが，
2 月 17 日は協力会社放射線管理課の業務が多忙であったため，管理区域入域・退域実績の確認が定時以降の対応となり 2 月 18 日の報告となった。
※※1：巡視員 A は，管理区域の巡視を行っていなかったが，15：30 頃に行った
非管理区域の採取データの転送（更新）において，管理区域の巡視結果も同時に転送（更新）したもの。
※※2：非管理区域と管理区域の巡視が終了する程度の時間としては，他の巡視員への確認結果も踏まえて，約 90 分程度と想定しており，通常であれば，非管理区域と管理区域の両方の巡視が終了していると判断できる時間であったため，管理区域も終わっているものと思ったもの。
※※3：巡視員 A は，土日・休日用に作成された「休日用懸案事項引継シート」等の資料により自ら確認した。
※※4：16：30 頃，副責 A が，業務引き継ぎのため中央制御室に向かった以降も，勤務時間があったものの，管理区域の巡視を実施しなかった理由を，聞き取りにおいて，回答している。

- 87 -

添付資料（11）-1/3
添付資料（11）（1/3）

サイトバンカ建物

管理区域内巡視ルート（想定される短時間巡視ルート）〔 サイトバンカ建物 〕：溶融設備建屋，：焼却設備・サイトバンカ設備建屋
図１ 巡視ルート概要図＊ 着色部は，各設備建屋の管理区域内における巡視範囲を示す。
未着色部は，非管理区域または巡視範囲外を示す。

- 88 -

添付資料（11）-2/3
添付資料（11）（2/3）

焼却関係建屋
溶融関係建屋

図２ サイトバンカ建物 1FL

図３ サイトバンカ建物 2FL＊ 着色部は，各設備建屋の管理区域内における巡視範囲を示す。
未着色部は，非管理区域または巡視範囲外を示す。

- 89 -

添付資料（11）-3/3
添付資料（11）（3/3）

焼却関係建屋
溶融関係建屋

図４ サイトバンカ建物 3FL

図５ サイトバンカ建物 RFL＊ 着色部は，各設備建屋の管理区域内における巡視範囲を示す。
未着色部は，非管理区域または巡視範囲外を示す。

- 90 -

添付資料（12）添付資料（12）
協力会社における類似事案の発生状況（年度別）
協力会社における巡視業務に係る調査において，サイトバンカ建物の巡視に係る，管理区
域の入退域データが確認できなかった日の年度別の発生状況を表 1 に，管理区域内の滞在時間が短かった日の年度別の発生状況を表 2 に示す。
調査期間：パトロールシートが現存する 2002 年度以降
表 1 管理区域の入退域データが確認できなかった日の年度別の発生状況
年度

発生日数

内

訳

2019

1日

2018

0日

2017

3日

巡視員 B：3 日

2016

2日

巡視員 B：2 日

2015

7日

巡視員 B：7 日

2014

5日

巡視員 B：4 日，巡視員 C：1 日

2013

1日

巡視員 B：1 日

2012

1日

巡視員 C：1 日

2011

0日

2010

1日

巡視員 D：1 日

2009

1日

巡視員 E：1 日

2008

1日

巡視員 E：1 日

2007

2日

巡視員 D：2 日

2006

2日

巡視員 E：1 日，巡視員 F：1 日

2005

4日

巡視員 E：1 日，巡視員 F：2 日，巡視員 G：1 日

2004

1日

巡視員 H：1 日

2003

0日

2002

0日

合計

32 日

巡視員 A（当該者）：1 日［本事案］- 91 -

表 2 管理区域内の滞在時間が短かった日の年度別の発生状況
年度

発生日数

内

訳

2019

1日

2018

0日

2017

2日

巡視員 B：2 日

2016

1日

巡視員 J：1 日

2015

2日

巡視員 B：2 日

2014

1日

巡視員 B：1 日

2013

2日

巡視員 B：1 日，巡視員 K：1 日

2012

0日

2011

3日

巡視員 F：1 日，巡視員 K：1 日，巡視員 M：1 日

2010

2日

巡視員 F：1 日，巡視員 K：1 日

2009

8日

巡視員 I：1 日

巡視員 C：1 日，巡視員 D：1 日，巡視員 E：1 日
巡視員 K：2 日，巡視員 L：1 日，巡視員 M：2 日
巡視員 C：1 日，巡視員 D：1 日，巡視員 F：3 日

2008

14 日

巡視員 K：4 日，巡視員 L：1 日，巡視員 M：2 日
巡視員 N：1 日，巡視員 O：1 日

2007

7日

2006

6日

巡視員 C：1 日，巡視員 D：1 日，巡視員 M：3 日
巡視員 N：1 日，巡視員 P：1 日
巡視員 D：1 日，巡視員 F：2 日，巡視員 K：1 日
巡視員 M：1 日，巡視員 Q：1 日
巡視員 C：3 日，巡視員 D：4 日，巡視員 E：6 日

2005

17 日

巡視員 G：1 日，巡視員 L：1 日，巡視員 M：1 日
巡視員 Q：1 日

2004

17 日

2003

3日

2002

12 日

合計

98 日

巡視員 D：8 日，巡視員 F：3 日，巡視員 G：2 日
巡視員 L：1 日，巡視員 M：2 日，巡視員 Q：1 日
巡視員 L：1 日，巡視員 M：2 日
巡視員 C：3 日，巡視員 F：4 日，巡視員 K：1 日
巡視員 L：1 日，巡視員 M：2 日，巡視員 R：1 日- 92 -

添付資料（13）添付資料（13）
保安規定に定める記録に係る業務の確認
１．保安規定第 119 条，189 条に定める記録の適正性の確認（１）確認内容
今回の事案が，牽制が効かない 1 名で行われた業務であったこと，客観的な確認が行われなかったことに鑑み，原子炉施設保安規定第 119 条（記録）および第 189 条（記録）に定める記録について，業務の実施または実施結果の記録作成を 1 名で実施する業務があるか確認した。
なお，以下に該当する業務は 1 名で実施する業務であっても，今回と同じような事案（実施していないものを実施したとする行為の実施）が発生する可能性はないため，対象外と整理した。
① 記録および手順により，当社社員が 2 名以上（複数課に跨るものを含む）で実施していることが確認できる場合
例：担当者 2 名で記録を作成する場合（具体例：定期事業者検査成績書，溶接事業者検査の記録 等）
担当者 1 名で記録を作成し，他の担当者等が記録の記載内容をダブルチェック（エビデンスと照合）する場合
担当者 1 名で記録を作成するが，業務の実施が自明の場合（具体例：教育，訓練，会議体 等）② 自動的に記録が作成される場合③ 作業を実施したことが確実な場合（当社社員または委託先）
業務の実施に牽制が効き，業務を実施したことが確実といえるものを含む
例：現場作業を未実施の場合，その形跡が残り，次回作業時に発覚する場合
現場計器等の読み取り値そのものを記録に記載している場合④ 業務の実施を委託先が行った場合であって以下の場合
ａ．委託先が現場作業で 2 名以上関与していることが確認できる場合
ｂ．委託先の業務の実施にあたり，現場立会等当社が関与している場合
ｃ．委託先が業務を実施したことを間接的に確認できる場合（ａ）報告書・記録に機器の振動等を採取したデータがある。
（ｂ）報告書・記録に現場を撮影した写真がある。
（ｃ）当社所有の別データ等で，その妥当性が確認できる。
⑤ 業務実施のプロセス段階で作成する記録（例：手順書，計画書 等）（２）確認結果
原子炉施設保安規定第 119 条および第 189 条に定める記録について適正性を確認した
結果，パトロールシート以外に適正性が確認できないものはなかった。

- 93 -

２．本事案および類似事案による不足している記録の補完（１）確認内容
2020 年 2 月 16 日の 2 号機巡視記録のうち，巡視業務が未実施であったサイトバンカ
建物管理区域部分については，正しい記録が作成されていないことから，それを補完する記録を作成した。作成にあたっては，巡視記録を補完するための方法・データを選定・収集し，施設の異常の有無を確認することで原子力安全への影響を評価した。
また，2020 年 2 月 16 日以外で確認された同区域における類似案件 31 日分についても同様に補完する記録を作成し評価を実施した。
（２）確認結果
巡視業務が未実施であることが判明した 32 日分全てにおいて，サイトバンカ建物管理
区域における巡視項目について，補完データ（当該日の前日・翌日の巡視結果や当該日の各種放射線モニタの記録データ）を確認し，異常がなかったことを確認した。よって，当該日の当該管理区域の巡視が実施されていなかったものの，原子力安全に影響を及ぼすものではなかったと評価した。
以- 94 -

上添付資料（14）-1/3
添付資料（14）（1/3）
直接原因分析 事象関連図
番
号
1
2

作業項目
日時

2019/3/7

設備

サイト
バンカ

作業段階

主要作業項目計画

年度業務の発注・契約
仕様の決定

行為，コミュニケーションの内容
発電部(第一発電)
業務担当
当直長

運転課

3

2019/3/7

現場説明2019 年度 １・２号機
放射性廃棄物処理設
備の運転業務委託仕様書の決定
業務内容の説明4

2019/3/25

契約

契約締結

契約締結

5

2019/3/27

作業前打合せ作業前打合せ作業前打合せ6

2019/3/27～
2019/3/29

審査・承認

審査・承認

必要図書提出(業務計画書，着手届，保安教育の年間
計画書，一般教育の年間計画書等)

日常の業務管理
業務状況の確認

書類の内容確認業務
管理

業務内容の確認

7
8

毎日

9

原則月 1 回

10

毎月
および
年度末
(2020/4/7)

保安教育の実績確認

11

毎月
および
年度末
(2020/4/7)

一般教育の実績確認

提出されていることを確認

一般教育の月間および年間実績を示す書類

122019/7/22

変更管理(変更が生じた場合提
出)

審査・承認

品質保証計画書の改訂版提出

13

2019/12/27

審査・承認

巡視員等の認定申請
書

14

毎月末

検収

書類の内容確認
検収

15

翌月初め

業務実績（処理実績等）
の確認

報告書確認

16

翌年度初め

日報・日誌等の月末日分の引継，完了届
出兼請求書（当月分）の提出
運転実績報告書（月間実績）
運転実績報告書（年間実績）

17
18

当日
2020/2/15（前日）
2020/2/16～13:00

19

20
21
22

2020/2/16
13:00 頃

サイト
バンカ

業務
管理

委託業務実施状況の確認
提出されていることを確認

実施

業務内容の確認

問題点（赤：当社問題点，青：協力会社問題点）
適切な巡視員

放射線管理課

日報・日誌等：引継日誌および運転引継
メモ,パトロールシート，運転指示・報告書
業務実施状況の確認

６９ 第一発電は，当該業務に係る具体的な法令等要求事項を協力会社協力会社に明示していない。 (分析対象要
因 j)
１０３ 第一発電は，土日・休日における廃棄物処理建物の巡視は１回／日の要求に対し，サイトバンカ建物巡視については，２回／日要求している。 (分析対象要因 k)【備考】「協力会社巡視員 B」を始めとするその他の「協力会社巡視員」
については，事象が昔のことであり，当時の行動を覚えておらず，関係者としての列は作成していない。ただし，問題となる行為があったことは判明しているため，行為は記述している。

１８７

第一発電は，協力会社の管理区域巡視が未実施であることに気付けなかった。(分析対象要因 i)

業務実施状況の確認

保安教育の月間および年間実績を示す書類

運転指示・報告書

体制，業務内容等の
確認

出社

引き継ぎ

協力会社
適切な運転副責任者
巡視員 A（当該者）【業務委託仕様書 記載事項】○「運転業務委託管理手順書」（QMS３次文書）に委託仕様として要求すべきことを定めており，
これに基づき，業務委託仕様書を作成している。
○最新の法令要求は反映されている。
なお，適用法令名称は，仕様書に直接書かれていない。また，前述の手順書（３次文書）にも書かれていない。
２次文書には記載されているが，協力会社は参照できない。
○ＱＡ要求あり（共通仕様書の適用を明示）○勤務時間，体制，巡視頻度
第３項 委託明細
・【焼却炉・溶融炉停止時（土・日・祭日巡視点検）】（２名：半日）○運転副責任者１名│○運転員１名・廃棄物処理設備の休祭日業務は原則，巡視点検のみ（１回／日） （軽微な操作を含む。）とする。
・焼却炉および溶融炉停止時のサイトバンカ休祭日業務は原則巡視点検のみ（軽微な操作を含む。）とする。
なお，平日，休祭日においても，サイトバンカ建物巡視を２回／日実施する。
○原子力安全文化を醸成するための活動
第２項 一般事項 17.原子力安全文化を醸成するための活動（１）原子力施設の品質を確保するため，本仕様書および適用する共通仕様書において要求する事項を遵守する。
（２）当社が実施する原子力安全文化醸成活動について貴社の参画または協力を求めた場合は，可能な範囲でこれに協力する。

日報・日誌等：引継日誌および運転引継
メモ,パトロールシート，運転指示・報
告書

報告書確認

サイト
バンカ

運転副責任者 A

AM に廃棄物処理設備
巡視等を実施し，当直長へ引き継ぎ後，サイトバンカ建物巡視員
控室にて 13:00 まで
昼休憩。
協力会社への引き継ぎ

ＳＢ設備引き継ぎ。

AM に廃棄物処理設備
巡視等を実施し，当直長へ引き継ぎ後，サイトバンカ建物巡視員
控室にて 13:00 まで
昼休憩。または 13:00
までに出社。
ＳＢ設備引き継ぎ。

業務開始
作業前ミーティングを実施しないまま，業務を開始。

作業前ミーティング
を実施し，
「運転指
示・報告書」にて作業
内容や役割分担を指示。

- 95 -

昼からの出勤であったため，自宅より，事務所へ出社。

自宅より事務所へ出社，または 13:00 まで
昼休憩。

サイトバンカ建物へ移動。
作業前ミーティングを実施しないまま，業務を開始。

サイトバンカ建物へ移動。
作業前ミーティング
を実施し，
「運転指
示・報告書」にて作業
内容や役割分担を確認。

１

協力会社運転副責任者 A は，当日のスケジュールおよび役割分担に関する情報共有のための作業前ミーティン
グを実施しなかった。(分析対象要因 c)

添付資料（14）-2/3
添付資料（14）
（2/3）
番
号
23

作業項目
日時
2020/2/16
13:10 頃

設備
サイト
バンカ

作業段階
実施

主要作業項目
制御盤確認，
データ採取／送信（１回目）

行為，コミュニケーションの内容
発電部(第一発電)
業務担当
当直長
サイトバンカ建物巡視員からの警報テス
ト開始および実施後の表示良好の報告を
受けた。

運転課

運転副責任者 A
巡視員 A（当該者）実
施状況を確認。

巡視員 A（当該者）
が日付印押印していることを確認。
巡視員 A（当該者）
が警報テスト実施を当直長へ連絡することを確認。
巡視員 A（当該者）
がシステム端末で制御室データ採取することを確認。

24

2020/2/16
13:45 頃

巡視員 A（当該者）がデータ採取後転送するのを確認。
（転送内
容確認せず）

25

巡視員 A（当該者）がＰＣを使用するのを確認。（ＰＣ画面は見ていない。）

26

27

2020/2/16
14:00 頃

サイトバンカ建物非管理区域巡視（１回目）

巡視員 A（当該者）が巡視へいくことを了
解。

28

29

30

2020/2/16
15:30 頃

サイトバンカ建物管理
区域の巡視（１回目）(標準の場合は行うが今回の事象では実施せず。)
巡視結果報告（１回目）

31

巡視結果（１回目）デ
ータ送信

32

データ採取
／送信（２回目）

33

34

35

通常の巡視時間が経過していることから，管理区域の巡視も終了したものと判断。

協力会社
適切な運転副責任者
巡視員 A（当該者）
巡視員の実施結果を「運転指示・報告書」
確認。
で業務内容を確認し一人で次の業務を実施。
巡視員が日付印をサイトバンカ制御室で記録計確認，日
押印したことを確付印の押印。
認。
巡視員が警報テス
サイトバンカ制御室でサイトバンカト実施を当直長へ
制御室警報テスト
連絡したことを確（当直長への連認。
絡・報告含む）。
巡視員がシステム
サイトバンカ制御室でサイトバンカ
端末で制御室デー
制御室データ採取
タ採取したことを（先）。
確認。
サイトバンカ建物
電気室でサイトバ
ンカ建物電気室データ採取（先）（運
転巡視メモ）。
サイトバンカ制御室
で携帯端末により運転巡視メモデータ（１回目）およびパトロー
ルシートチェック（１回目）を入力し，パト
ロール支援システム
へデータを転送。
データの入力ミスがないかの確認と運転巡視メモの特記事項
をパトロール支援シ
ステムへ直接入力し，前日のデータを確認。
翌日以降の作業票の翌日以降の作業票の有無を作業管理シス
有無を作業管理シス
テムにより確認。
テムにより確認。
運転副責任者 A に巡巡視員が巡視にいく
視に行くことを報告。
ことを了解。
サイトバンカ制御室
サイトバンカ建物非にて盤面監視。
管理区域の巡視（１回目）およびデータ採取（携帯端末の携帯なし）を実施。
サイトバンカ建物管理区域の巡視を実施
せず，サイトバンカ制
御室へ帰着。

巡視員に巡視結果（１回目）を確認。
パトロール支援シス
テムにより，巡視結果のデータが妥当か確認。

巡視員 A（当該者）がデータ採取後転送するのを確認。
（転送内
容確認せず）

2020/2/16
15:50 頃

サイトバンカ建物非管理区域巡視（２回目）

サイトバンカ制御室
にて盤面監視。

サイトバンカ建物管理
区域の巡視（２回目）(標準の場合は行うが今回の事象では実施せず。また，１回しか実施しないこともあった。)- 96 -

運転副責任者 A に「非管理区域巡視の終了」
を報告。
サイトバンカ建物非管理区域分のデータ（１回目）をパトロー
ル支援システムへデータ転送（更新）。
２回目のサイトバン
カ制御室およびサイ
トバンカ建物電気室のデータ採取（後）を実施。
携帯端末により運転
巡視メモデータ（２回目）およびパトロール
シートチェック（２回目）を入力し，データをパトロール支援シ
ステムへ転送。
巡視員 A（当該者）は，サイトバンカ建物非管理区域の巡視（２回目）およびデータ採取を実施。
サイトバンカ建物管理区域の巡視を実施
せず，サイトバンカ制
御室へ帰着。

問題点（赤：当社問題点，青：協力会社問題点）
適切な巡視員
役割分担に基づき，以下を実施。

放射線管理課
１２０

協力会社巡視員Ａは，作業指示書で業務内容を確認し一人で業務を実施した。(関連する問題点)

サイトバンカ制御室で記録計確認，日付印の押印。
サイトバンカ制御室でサイトバンカ
制御室警報テスト（当直長への連
絡・報告含む）。
サイトバンカ制御室でサイトバンカ
制御室データ採取（先）。
サイトバンカ建物
電気室でサイトバ
ンカ建物電気室データ採取（先）（運
転巡視メモ）。
２１ 協力会社巡視員Ａは，巡視後に携帯端末によりパトロールシートチェックを入力するところ，巡視前にパト
ロール支援システムへデータを転送した。(分析対象要因 b)

前日のデータを確認することは，問題点とはならないため，問題点とはしない。

１３

協力会社運転副責任者 A は，本来すべき，翌日以降の作業票の有無を確認しなかった。(関連する問題点)

運転副責任者に巡視に行くことを報告。
サイトバンカ建物非管理区域の巡視（１回目）およびデータ採取を実施。
サイトバンカ建物管理区域の巡視（１回目）を実施。

運転副責任者に巡視結果（１回目）を報告。
巡視結果（１回目）のデータをパトロール
支援システムへ転送。
（２回目の巡視後にまとめて行うことも可能。
）
２回目のサイトバン
カ制御室およびサイ
トバンカ建物電気室のデータ採取（後）を実施。

１５ 協力会社巡視員Ａは，サイトバンカ建物非管理区域の巡視に時間を要したため，サイトバンカ建物管理区域の巡視をせずにサイトバンカ制御室に戻ってきた。(分析対象要因 d)
１１０ 協力会社巡視員は，サイトバンカ建物の管理区域の巡視を実施しなかった。(分析対象要因 e)

２０ 協力会社運転副責任者 A は，管理区域の巡視が未実施であることに，気付けなかった。(分析対象要因 a)
１２１ 協力会社運転副責任者 A は，協力会社巡視員Ａに巡視結果を確認しなかった。(関連する問題点)
１２２ 協力会社巡視員Ａは，協力会社運転副責任者 A に巡視結果を報告しなかった。(関連する問題点)
問題点としては，巡視前にパトロール支援システムへデータ転送した欄に記載しており，ここでの記載は省略する。

問題点としては，１回目と同じであり，記載は省略する。

サイトバンカ建物非管理区域の巡視（２回目）およびデータ採取を実施。

問題点としては，１回目と同じであり，記載は省略する。

サイトバンカ建物管理区域の巡視（２回目）を実施。

サイトバンカ建物管理区域の巡視を実施しなかったことは，１回目と同じであり，記載は省略する。

添付資料（14）-3/3
添付資料（14）
（3/3）
番
号
36

作業項目
日時
2020/2/16
16:00 過ぎ

設備
サイト
バンカ

作業段階

主要作業項目

実施

巡視結果報告（２回目）

行為，コミュニケーションの内容
発電部(第一発電)
業務担当
当直長

運転課

37

運転副責任者 A

巡視員 A（当該者）から，管理区域内の引継事項に対する質問の回答として，「異常なし」との報告。

38

巡視結果（２回目）デ
ータ送信

39

パトロール支援シス
テムにより，パトロー
ルシートにデータが入力されていることを確認。

引継前最終確認

当直長への引継ぎ前の最終確認として，巡視員 A（当該者）とともに，記録計の記録状
態（記録の変化，記録
濃度，チャート送り，
時刻，印字不良等）を
確認。

40

41

2020/2/16
16:30

42

2020/2/16
16:45

43

2020/2/18
9:00 頃

当直への引継業務を引き継ぐため
サイトバンカ制御室から島根２号機中央制御室へ移動。
中央制御室で当直長へ当該業務を引き継ぎ。

協力会社運転副責任者 A から，業務引き継
ぎ。
事象発覚

協力会社
適切な運転副責任者
巡視員 A（当該者）
巡視員に巡視結果（２回目）を確認。
サイトバンカ制御室
で運転副責任者 A より管理区域内での引継事項について質問された際に，管理区域内の巡視を実施していないにもかかわらず「異常なし」と回答。
パトロール支援シス
サイトバンカ制御室
テムにより，パトロー
でサイトバンカ建物
ルシートにデータが非管理区域分のデー
入力されていること
タをパトロール支援
を確認。
システムへ転送（更新）。
当直長への引継ぎ前
当直長への引継ぎ前の最終確認として，巡の最終確認として，運視員とともに，記録計転副責任者 A とともの記録状態（記録の変に，記録計の記録状態
化，記録濃度，チャー（記録の変化，記録濃ト送り，時刻，印字不度，チャート送り，時良等）を確認。
刻，印字不良等）を確認。
「運転指示・報告書」の作業内容が完了していることを，巡視員とともに，終了時ミー
ティング等で確認。
業務を引き継ぐため
サイトバンカ制御室から島根２号機中央制御室へ移動。
中央制御室で当直長へ当該業務を引き継ぎ。

協力会社内にて，巡視員 A（当該者）に当日の業務実績を確認したところ，「管理区
域へ入域していない（「管理区域の巡視を実施しなかった」
の意味）
」ことを確
認。

サイトバンカ制御室
から事務所へ移動。

問題点（赤：当社問題点，青：協力会社問題点）
適切な巡視員
運転副責任者に巡視結果（２回目）を報告。

放射線管理課問題点としては，１回目と同じであり，記載は省略する。
７

協力会社巡視員Ａは，巡視終了をしていないにもかかわらず巡視完了とした誤解を訂正できなかった。
(関連する問題点)
６ 協力会社巡視員Ａは，協力会社運転副責任者 A からの管理区域内での懸案事項について質問された際に，管理区域内の巡視を実施していないにもかかわらず「異常なし」と報告した。
（分析対象要因 h）

巡視結果のデータをパトロール支援シス
テムへ転送。

１１３
１１７

当直長への引継ぎ前の最終確認として，運転副責任者とともに，記録計の記録状態（記録の変化，記録濃度，
チャート送り，時刻，
印字不良等）を確認。
「運転指示・報告書」の作業内容が完了していることを，運転副責任者とともに，終了
時ミーティング等で確認。
サイトバンカ制御室
から事務所へ移動。

１２６

協力会社運転副責任者 A は，
「運転指示・報告書」の作業内容が完了していることを，終了時ミーティン
グ等で確認しなかった。(関連する問題点)

協力会社は，サイトバンカ建物の巡視業務を当社要求通りに実施しなかった。
（分析対象事象１）
当社は，協力会社にサイトバンカ建物の巡視業務を当社要求通りに実施させることができなかった。
（分析対象事象２）

当該日（2 月 16 日）の協力会社関係全作
業員の管理区域への入域・退域実績を確認した際に，協力会
社巡視員のサイトバ
ンカ建物への入域・退域実績がないことを運転課へ連絡。

- 97 -

協力会社巡視員は，サイトバンカ建物の管理区域の巡視を実施したとする記録を作成した。
(分析対象要因 f)
協力会社巡視員Ｂは，管理区域の巡視を実施していないにもかかわらず，実施したと報告した。
(分析対象要因 g)

分析対象事象に関する問題点
b

c

○
○

協力会社巡視員Ａは，作業指示書で業務内容を確認し一人で業務を実施した。 (120)

協力会社運転副責任者Ａは，本来すべき，翌日以降の作業票の有無を確認しなかった。(13)

協力会社副責任者Ａは，「運転指示・報告書」の作業内容が完了していることを，終了時ミーティング等で確認しなかった。(126)
協力会社巡視員Ａは，サイトバンカ建物非管理区域の巡視に時間を要したため，サイトバンカ建物管理区域の巡視をせずにサイトバンカ制御室に戻ってきた。(15)

1-6

1-7

1-8

- 98 -

協力会社巡視員Ａは，協力会社運転副責任者Ａからの管理区域内での懸案事項について質問された際に，管理区域内の巡視を実施していないにもかかわらず「異常なし」と報告した。(6)

第一発電は，当該業務に係る具体的な法令等要求事項を協力会社に明示していない。【調達管理の問題点】(69)

第一発電は，土日・休日における廃棄物処理建物の巡視は１回／日の要求に対し，サイトバンカ建物巡視について
は，２回／日要求している。【調達管理の問題点】(103)

2-2

2-3

(注１）○は，●の関連する問題点であり，●のみ分析を実施する。
(注２）「分析対象事象に関する問題点」欄の( )内数字は，直接原因分析事象関連図（添付資料(10)）の問題点Ｎｏ．を示す。

第一発電は，協力会社の管理区域巡視が未実施であることに気付けなかった。【調達管理の問題点】(187)2-1≪分析対象事象２≫
当社は，協力会社にサイトバンカ建物の巡視業務を当社要求通りに実施させることができなかった。【類似】1-14 協力会社巡視員Ａは、巡視終了をしていないにもかかわらず巡視完了とした誤解を訂正できなかった。(7)

1-13

1-12 協力会社巡視員Ｂは，管理区域の巡視を実施していないにもかかわらず，実施したと報告した。【類似】(117)

1-11 協力会社巡視員は，サイトバンカ建物の管理区域の巡視を実施したとする記録を作成した。【類似】(113)

1-10 協力会社巡視員は，サイトバンカ建物の管理区域の巡視を実施しなかった。【類似】(110)

1-9

○

○

協力会社巡視員Ａは，巡視後に携帯端末によりパトロールシートチェックを入力するところ，巡視前にパトロール
支援システムへデータを転送した。(21)
協力会社運転副責任者Ａは，当日のスケジュールおよび役割分担に関する情報共有のための作業前ミーティングを実施しなかった。【類似】(1)

1-4

1-5

協力会社運転副責任者Ａは，協力会社巡視員Ａに巡視結果を確認しなかった。(121)1-3○

協力会社巡視員Ａは，協力会社運転副責任者Ａに巡視結果を報告しなかった。(122)

1-2

●

◎

協力会社運転副責任者Ａは，管理区域の巡視が未実施であることに，気付けなかった。【類似】(20)

●

◎

1-1

●

◎

a

○；●に関連する問題点

要因分析シート●；分析対象問題点≪分析対象事象１≫
協力会社は，サイトバンカ建物の巡視業務を当社要求通りに実施しなかった。【類似】（１）問題点の絞込み

直接原因分析

●

◎

●

◎

●

◎

●

◎

○

●

◎

●

◎

●

◎

●

◎

◎；分析対象事象
a,b,c,･･･；分析対象要因
問題点の絞込み
備考
d
e
f
g
h
i
j
k

添付資料（15）(1/3)

添付資料（15）-1/3

- 99 -fed

協力会社において，作業前ミーティング（当日のスケジュールおよび役割分担に関する情報共有）を行う基準が明確でなかった。(102)【協力会社】
協力会社における関係法令および巡視業 2-1
協力会社の関係法令および巡視業務の重 [対策2-1]保安教育の充実（保安規定教務の重要性に関する教育が不足してい育の充実および巡視業務のモチベーショ要性に関する教育が不足していた。
た。(111)ン維持）

協力会社運転副責任者は，土日・ 土日・休日は，管理者が不在であ
休日は事務所に行って制御室を不 り，協力会社運転副責任者に対する牽制機能が働かなかった。(75)在にした。【類似】(41)

協力会社巡視員は，サイトバンカ建物の 協力会社巡視員は，予定外作業が管理区域の巡視を実施したとする記録を 発生し，巡視より，予定外作業準作成した。【類似】(113)
備を優先した。【類似】(114)【協力会社】
土日・休日は，協力会社の管理者（課長 2-2
クラス）が不在であり，協力会社運転副 協力会社は，土日・休日に管理者（課長 [対策2-2]休日における牽制機能強化
クラス）が不在であり，協力会社運転副責任者に対する牽制機能が働かなかっ責任者に対する牽制機能が不十分だった。(82)
た。

協力会社巡視員は，土日・休日等 協力会社巡視員は，サイトバンカ 協力会社副責任者は，協力会社巡 協力会社の管理者が，協力会社運転副責に機器の状態が大きく変わること 建物巡視業務の重要性を理解して 視員に巡視の重要性の意識付けを 任者および協力会社巡視員に対しサイト
バンカ建物巡視業務の重要性の意識付けがないと考えた。【類似】(112) おらず，土日・休日の巡視は軽視 行っていなかった。(109)を行っていなかった。(94)
していた。【類似】(57)

協力会社巡視員は，サイトバンカ建物の 協力会社巡視員Ａは，管理区域の 保安教育における関係法令に関す管理区域の巡視を実施しなかった。【類 巡視を実施しないことが法律違反 る教育内容が不足していた。(91)似】(110)となることを知らなかった。(33)

協力会社巡視員Ａは，後でサイト サイトバンカ建物巡視の標準的なバンカ建物管理区域の巡視をすれ やり方が定められていなかった。
(104)
ばよいと考えた。(26)

協力会社巡視員Ａは，サイトバンカ建物 協力会社巡視員Ａは，サイトバン 協力会社巡視員Ａは，協力会社運 個人毎の巡視のやり方に任せられ 協力会社においてサイトバンカ建物巡視
非管理区域の巡視に時間を要したため， カ建物非管理区域の巡視（１回 転副責任者Aとは初めての組合せ ており，手順書で明確にされてい は，個人毎のやり方に任せられていたた
サイトバンカ建物管理区域の巡視をせず 目）を念入りに実施したため，時 であったことから，巡視について なかった。(79)め，数パターンの巡視が行われており，にサイトバンカ制御室に戻ってきた。
手順書の標準ルートが遵守されていな
間がなくなっていた。（実施時 協力会社運転副責任者Aからいろ(15)
かった。(80)
いろな質問をされる場合に備えて
間：1.5時間程度）(37)
いた。(2)

当日は，重要な確認項目（当直長からの依頼事項，引き継ぎ事項
等）が無かった。(34)

協力会社運転副責任者Aは，当日のスケ 協力会社運転副責任者Aは，作業 協力会社運転副責任者Aは，協力 協力会社運転副責任者として実施 サイトバンカ業務における協力会社運転 1-1-2【協力会社】
ジュールおよび役割分担に関する情報共 前ミーティングの必要性を感じな 会社巡視員Ａが日々サイトバンカ すべき任務が，手順書等で明確に 副責任者，協力会社巡視員の業務的な役 協力会社において，巡視業務の体制・役 [対策1-1-2]運転業務運用手順書への業有のための作業前ミーティングを実施し かった。(23)
割分担が協力会社の手順書に明確にされ 割分担や実施方法等が手順書で明確にさ 務内容の明確化業務を実施しており，自分より至 なっていなかった。(40)
れておらず，巡視が巡視員任せであっなかった。【類似】(1)ていなかった。(101)
近の状況を十分把握していると思た。
い，指示を出さなかった。(25)c

サイトバンカ巡視記録は，協力会社運転副責任者の承認を得る様式になっておらず，関与が不十分であった。(89)

協力会社巡視員Ａは，巡視後に携帯端末 サイトバンカ巡視記録は，協力会
によりパトロールシートチェックを入力 社運転副責任者の承認を得る様式するところ，巡視前にパトロール支援シ になっていなかった。(74)
ステムへデータを転送した。(21)b

協力会社巡視員Aは，サイトバン
カ建物の管理区域の巡視をしていないにもかかわらず，実施したとの巡視記録を作成した。(22)

協力会社運転副責任者Aは，管理区域の巡視が未実施であることに，気付けなかった。【類似】(20)

原因の追究
原因の特定
対策（案）
なぜ
なぜ
なぜ
個別
まとめ
【協力会社】
協力会社運転副責任者Aは，協力 協力会社運転副責任者Aは，協力 自己申告以外に確認する手段がな 協力会社運転副責任者は，巡視結果につ 1-1-1
会社巡視員Ａから管理区域内の引 会社巡視員Ａに対して，「仕事を く，手順書においても求められて いて，自己申告以外に確認する手段や手 協力会社の運転副責任者の巡視結果を確 [対策1-1-1]運転副責任者の巡視実施結認する仕組みは，手順書に記載されてお 果の確認方法の改善
順書がなかった。(125)
継事項に対する質問の回答とし きちんとして，まじめな運転員」 いなかった。(87)らず，巡視員の自己申告を確認しているて，「異常なし」との報告を受 との印象を持っており，その報告のみであり，不十分だった。
を正しいと思った。(32)
け，それを信じた。(10)a

分析対象要因(2)要因分析→対策（案）
分析対象事象１：協力会社は，サイトバンカ建物の巡視業務を当社要求通りに実施しなかった。【類似】添付資料（15）(2/3)

添付資料（15）-2/3

協力会社巡視員Ａは，協力会社運転副責 協力会社巡視員Ａは，質問に対す 協力会社巡視員Ａは，巡視を実施
任者Ａからの管理区域内での懸案事項に る当該箇所を見ていないと言えな していないことを協力会社運転副
ついて質問された際に，管理区域内の巡 かった。(8)
責任者Aに知られたくなかった。
視を実施していないにもかかわらず「異(118)常なし」と報告した。(6)
協力会社巡視員Ａは，巡視を任さ 協力会社巡視員Ａと協力会社運転れているのに巡視で確認していな 副責任者Aのコミュニケーション
いとは言い出せなかった。(119) がとれておらず，言い出しにくい雰囲気だった。(97)

分析対象要因なぜ
協力会社巡視員Ｂは，管理区域の巡視を 協力会社巡視員Ｂは，巡視未実施
実施していないにもかかわらず，実施し は後で明るみに出なければ問題ないと考えた。【類似】(31)
たと報告した。【類似】(117)
なぜ

k

j

i

原因の特定

添付資料（15）(3/3)

【協力会社】
協力会社運転副責任者が，コミュニケー 3-2[対策3-2]コミュニケーション充実・向ションの重要性を認識していなかった。 協力会社運転副責任者がコミュニケー
ションの重要性を認識していなかった。 上
(98)

対策（案）
個別
まとめ
【協力会社】
協力会社巡視員は，企業の一員として， 3-1「事実を率直に報告する責任」があるこ 協力会社の運転部門において「事実を率 [対策3-1]コンプライアンスの実践およ直に報告する責任」があるとの認識が低 び原子力安全文化醸成活動の充実との認識が低かった。(99)く，コンプライアンスおよび原子力安全
文化の意識が欠如していた。

【当社】●土日・休日の巡視適正化【当社】
当社からの調達要求で遵守する法令等が 1-3
明記されていなかった。(77)
委託仕様書で具体的な要求事項の明示が [対策1-3]法令等調達要求の明確化
不十分だった。

第一発電は，土日・休日における廃棄物 第一発電は，土日・休日のサイト 第一発電は，サイトバンカ業務を 第一発電は，土日・休日のサイト 巡視効果の低い調達要求となっていた。 RCAの結果を踏まえる。
バンカ巡視の実態（所要時間等） 当初より協力会社に委託してお バンカ建物の業務は巡視のみと認 (78)
処理建物の巡視は１回／日の要求に対り，土日・休日でも２回／日でも 識しており，そのほかの業務が生し，サイトバンカ建物巡視については， を把握していない。(60)実施できると思っていた。(66) じることはないと思っていた。
２回／日要求している。【調達管理の問(124)
題点】(103)

第一発電は，当該業務に係る具体的な法 第一発電は，委託仕様書に遵守す 第一発電は，保安教育の実施状況
令等要求事項を協力会社に明示していな べき法令名を記載しなくても，協 を確認しており，法令要求を理解
力会社は理解していると思ってい していると思っていた。(90)い。【調達管理の問題点】(69)た。(54)

原因の追究
原因の特定
分析対象要因
対策（案）
なぜ
なぜ
なぜ
個別
まとめ
【当社】
第一発電は，協力会社の管理区域巡視が 当直長は，協力会社運転副責任者 当直長は，協力会社運転副責任者 当直長が，協力会社運転副責任者 当直長が，協力会社運転副責任者から引 1-2
Aからの2/16の引き継ぎに疑いを からの自己申告以外に確認する手 から引き継がれるものに，パト き継がれるものに，パトロールシートの 当社の巡視結果の確認する仕組みは，パ [対策1-2]パトロール支援システムによ
未実施であることに気付けなかった。
ロールシートのエビデンスとなる エビデンスとなるものはなく，引き継ぎ トロールシートのみであり，エビデンス る巡視実施結果の確認方法の改善段がなかった。(115)
持たなかった。(4)【調達管理の問題点】(187)に疑いを持つ手段を持っていなかった。 を確認しておらず，不十分だった。
ものはなかった。(123)(116)

分析対象事象２：当社は，協力会社にサイトバンカ建物の巡視業務を当社要求通りに実施させることができなかった。【類似】

h

g

原因の追究
なぜ

添付資料（15）-3/3- 100 -

サイトバンカ巡視記録は，協力
会社運転副責任者の承認を得る様式になっておらず，関与が不十分であった。

協力会社巡視員Ａは，巡視後に携帯端末によりパトロール
b シートチェックを入力するところ，巡視前にパトロール支援シ
ステムへデータを転送した。

2020年6月

発電部（第一発電）- 101 -

f

協力会社巡視員は，サイトバン
カ建物の管理区域の巡視を実施したとする記録を作成した。
【類似】

2020年6月
計画策定

発電部
2020年9月（第一発電） 手順書改正【協力会社】【対策２－１】
・管理者は，保安規定教育などの研修会において，関係法令と巡視の重要性
保安教育の充実
発電部（保安規定教育の充実お について反復教育を実施し，意識レベルの向上を図る。
よび巡視業務のモチベー ・管理者は，運転員が巡視する設備は異常が無いと思い込み簡易な巡視をしな （第一発電）
いよう，巡視業務のモチベーションを維持する教育を定期的に実施する。
ション維持）【中国電力】
・協力会社における巡視業務へのモチベーション向上の一助として，当社巡視業務における表彰制度を用いて，協力会社を表彰する。

土日・休日は，協力会社の管理 【対策２】【対策２－２】【協力会社】者（課長クラス）が不在であり， 業務運営の改 休日における牽制機能強 ・管理者が土日・休日の出勤予定者へ意識付する仕組みを強化する。
協力会社運転副責任者に対す 善
化●グループ長は，土日休日前および休日明けに，出勤予定者とディスる牽制機能が働かなかった。
カッションを実施し，運転課長に報告する。
・当直長の指揮下で，確実な報・連・相を実施するルールを強化する。
・管理者および運転副責任者に対して，「管理者の責務」の認識を向上させる
教育を定期的に実施し，業務管理の向上を図る。

協力会社の管理者が，協力会
社運転副責任者および協力会
社巡視員に対し，サイトバンカ
建物巡視業務の重要性の意識付けを行っていなかった。

協力会社において，作業前ミー
ティング（当日のスケジュールおよび役割分担に関する情報共有）を行う基準が明確でなかった。
協力会社巡視員Ａは，サイトバ 協力会社においてサイトバンカ
ンカ建物非管理区域の巡視に 建物巡視は，個人毎のやり方
時間を要したため，サイトバンカ に任せられていたため，数パ
d 建物管理区域の巡視をせずに ターンの巡視が行われており，
サイトバンカ建物制御室に戻っ 手順書の標準ルートが遵守さてきた。
れていなかった。
協力会社巡視員は，サイトバン 協力会社における関係法令お 【対策２】カ建物の管理区域の巡視を実 よび巡視業務の重要性に関す 業務運営の改る教育が不足していた。
善e 施しなかった。
【類似】

2020年6月

完了予定

対応主管

添付資料（16）（1/2）

【協力会社】
協力会社運転副責任者Aは， サイトバンカ業務における協力 【対策１】【対策１－１－２】
当日のスケジュールおよび役割 会社運転副責任者，協力会社 業務管理の仕 運転業務運用手順書への ・『巡視業務の体制，役割分担』『標準的な巡視ルール（巡視ルート，巡視ポイン
発電部ト等）』『作業前・終了時ミーティングに関する事項』の各項目についても品質文
業務内容の明確化
c 分担に関する情報共有のため 巡視員の業務的な役割分担が 組みの改善（第一発電）
書「運転業務運用手順書」に明記し，それに基づき業務管理を行う。
の作業前ミーティングを実施し 協力会社の手順書で明確にさなかった。【類似】れていなかった。

対策（案）
原因の特定
具体的内容
協力会社運転副責任者は，巡 【対策１】【対策１－１－１】【協力会社】
視結果について自己申告以外 業務管理の仕 運転副責任者の巡視実施 ・運転副責任者の巡視実施結果の確認方法として，「管理区域入退記録によりに確認する手段や手順書がな 組みの改善
結果の確認方法の改善 確認すること」等を「運転業務運用手順書」に明記する。
かった。

分析対象要因協力会社運転副責任者Aは，管理区域の巡視が未実施であa ることに，気付けなかった。
【類似】

直接原因／再発防止対策検討シート

添付資料（16）-1/2

- 102 -ji

2020年6月
計画策定

発電部（第一発電）

2020年6月

2020年6月

第一発電は，当該業務に係る 調達要求で遵守する法令等が 【対策１】【対策１－３】【中国電力】
具体的な法令等要求事項を協 明記されていなかった。
業務管理の仕 法令等調達要求の明確化 ・保安業務を委託する場合は，委託仕様書に法令要求あるいは保安規定要求
保修部
力会社に明示していない。
組みの改善によるものであることを明記するよう，「工事業務管理手順書」の様式を見直す。 （保修管理）【調達管理の問題点】
・委託業務の業務内容，巡視実施フロー等に関する事項を「運転業務委託管理
発電部
手順書」「巡視点検要領書」および「運転管理手順書」に明記する。
（第一発電）

2020年6月
計画策定

完了予定

対応主管

【対策３－２】【協力会社】
コミュニケーション充実・向 ・運転副責任者は，作業前のミーティングにおいて，「運転指示・報告書」を使用
上し，巡視員とのコミュニケーションの充実に努める。
発電部
・運転副責任者の認定基準に「コミュニケーションの重要性」に関する項目を追 （第一発電）
記し，コミュニケーションの向上を図る。

対策（案）
具体的内容
【協力会社】【対策３－１】
コンプライアンスの実践お ・協力会社において，課ごとに話し合い研修を定期的に実施し，コンプライアン
よび原子力安全文化醸成 ス意識の醸成を図る。
・管理者は，一般職との意見交換を定期的に実施し，風通しの良い職場づくり
活動の充実を実践する。

添付資料（16）（2/2）

【対策１－２】【中国電力】
パトロール支援システムに ・協力会社からの業務引継時には，パトロールシートとともに現場写真（「漏洩有よる巡視実施結果の確認 無を確認する点検機器」，「制御室では確認できない現場計器」，「巡視開始場
発電部
方法の改善
所から離れた箇所」の観点より２箇所を選定）を確認し，巡視の牽制および遠隔 （第一発電）
監視できない箇所の巡視実施結果を確認する運用等を「運転管理手順書」に明記する。

第一発電は，協力会社の管理 当直長は，協力会社運転副責 【対策１】
区域巡視が未実施であることに 任者からの引き継ぎに，疑いを 業務管理の仕気付けなかった。
持つ手段を持っていなかった。 組みの改善【調達管理の問題点】

協力会社巡視員Ａは，協力会
社運転副責任者Aからの管理区域内での懸案事項について
h 質問された際に，管理区域内の巡視を実施していないにもかかわらず「異常なし」と報告した。
協力会社運転副責任者がコミュ 【対策３】ニケーションの重要性を認識し 意識面ていなかった。

分析対象要因原因の特定協力会社巡視員Ｂは，管理区 協力会社巡視員は，企業の一 【対策３】
域の巡視を実施していないにも 員として，「事実を率直に報告 意識面
かかわらず，実施したと報告し する責任」があることの認識が
ｇ
た。
低かった。
【類似】

直接原因／再発防止対策検討シート

添付資料（16）-2/2

添付資料（17）添付資料（17）

直 接 原 因 と 再 発 防 止 対 策 ま と め
事実関係（問題点）

区分

業務管理の問題【本事案・類似事案共通の事実関係（問題点）】
・ 協力会社巡視員は，サイトバンカ建物の管理区
域の巡視を実施しなかった。
・ 協力会社巡視員は，サイトバンカ建物の管理区
域の巡視について，巡視していないにもかかわらず，巡視したとする記録を作成した。
・ 当社（当直長）と協力会社（運転副責任者 A）
は，協力会社巡視員の管理区域の巡視が未実施であることに気付けなかった。

意識面の問題※1：パトロール業務の効率化・高度化を支援することを目的に，2012 年 5 月から導入。

業務管理の問題※2：サイトバンカ建物における土日・休日の巡視
頻度について，当社より 1 日 2 回を要求。

当社の問題【その他調査の中で確認された事実関係（問題点）】
・ 一部の協力会社巡視員は，サイトバンカ建物の管理区域の巡視を 1 日 2 回※２実施するところ，1
回しか実施していないことがあった。
・ サイトバンカ建物の土日・休日の巡視において，管理区域の入域時間が短いものがあった。
・ 1 回の管理区域への入域で，続けて 2 回巡視す
ることがあった。

業務運営の問題

協力会社の問題【本事案に係る事実関係（問題点）】
・ 協力会社巡視員はサイトバンカ建物の非管理区
域の巡視に時間を要したため，時間的な余裕がなかった。
・ 協力会社巡視員は，巡視後に携帯端末によりパトロールシートチェックを入力するところ，巡視前にパトロール支援システム※1 へデータを登録した。
・ 協力会社巡視員は，協力会社運転副責任者 A から管理区域内の懸案事項を問われた際に，巡視を実施していないにも係らず「異常なし」と報告した。
・ 協力会社運転副責任者 A は，当日のスケジュールおよび役割分担に関する情報共有のための巡視前ミーティングを実施しなかった。
・ 当社は委託業務に係る具体的な法令等要求事項
を協力会社に明示していない。

直接的な原因直接的な原因に対する再発防止対策［1-1］[対策 1-1-1]運転副責任者の巡視実施結果の確認方法の改善
協力会社の運転副責任者の巡視結果を確認する仕・運転副責任者の巡視実施結果の確認方法として，「管理区域入退記録により確認するこ
組みは，手順書に記載されておらず，巡視員の自と」等を「運転業務運用手順書」に明記する。
己申告を確認しているのみであり，不十分だった。
[対策 1-1-2]運転業務運用手順書への業務内容の明確化
また，他にも巡視業務の体制・役割分担や実施方『巡視業務の体制，役割分担』『標準的な巡視ルール（巡視ルート，巡視ポイント等）』
法等が手順書で明確にされておらず，巡視が巡視『作業前・終了時ミーティングに関する事項』の各項目についても品質文書「運転業
員任せであった。
務運用手順書」に明記し，それに基づき業務管理を行う。
［2-1］[対策 2-1]保安教育の充実（保安規定教育の充実および巡視業務のモチベーション維持）
協力会社の関係法令および巡視業務の重要性に関・管理者は，保安規定教育などの研修会において，関係法令と巡視の重要性について反する教育が不足していた。
復教育を実施し，意識レベルの向上を図る。
・管理者は，巡視員が巡視する設備は異常が無いと思い込み簡易な巡視をしないよう，巡視業務のモチベーションを維持する定期的な教育を実施する。
なお，具体的な内容については，中国電力と協議の上決定し，実施する。
・協力会社における巡視業務へのモチベーション向上の一助として，当社巡視業務における表彰制度を用いて，協力会社を表彰する。
［2-2］[対策 2-2]休日における牽制機能強化
協力会社は，土日・休日に管理者（課長クラス）
・管理者が土日・休日の出勤予定者へ意識付けする仕組みを強化する。
グループ長は，土日休日前および休日明けに，出勤予定者とディスカッションをが不在であり，運転副責任者に対する牽制機能が実施し，運転課長に報告する。
不十分だった。
・当直長の管理下で，確実な報告・連絡・相談を実施するルールを強化する。
・管理者および運転副責任者に対して，「管理者の責務」の認識を向上させる教育を定期的に実施し，業務管理の向上を図る。
［3-1］[対策 3-1]コンプライアンスの実践および原子力安全文化醸成活動の充実
協力会社の運転部門において「事実を率直に報告
・協力会社において，課ごとに話し合い研修を定期的に実施し，コンプライアンス意識する責任」があるとの認識が低く，コンプライアの醸成を図る。
ンスおよび原子力安全文化の意識が欠如してい・管理者は，一般職との意見交換を定期的に実施し，風通しの良い職場づくりを実践す
た。
る。
なお，具体的な内容については，中国電力と協議の上決定し，実施する。
[対策 3-2]コミュニケーション充実・向上［3-2］
・運転副責任者は，作業前のミーティングにおいて，「運転指示・報告書」を使用し，巡協力会社運転副責任者がコミュニケーションの重視員とのコミュニケーションの充実に努める。
要性を認識していなかった。
・協力会社運転副責任者の認定基準に「コミュニケーションの重要性」に関する項目を追記し，コミュニケーションの向上を図る。
［1-2］[対策 1-2]パトロール支援システムによる巡視実施結果の確認方法の改善
当社の巡視結果の確認する仕組みは，パトロール
・協力会社からの業務引継時には，パトロールシートとともに現場写真（「漏洩有無をシートのみであり，エビデンスを確認しておらず，確認する点検機器」，「制御室では確認できない現場計器」，「巡視開始場所から離不十分だった。
れた箇所」の観点より２箇所を選定）を確認し，巡視の牽制および遠隔監視できない箇所の巡視実施結果も確認する運用等を「運転管理手順書」に明記する。
［1-3］[対策 1-3]法令等調達要求の明確化
委託仕様書で具体的な要求事項の明示が不十分だ
・保安業務を委託する場合は，委託仕様書に法令要求あるいは保安規定要求によるもの
った。
であることを明記するよう，「工事業務管理手順書」の様式を見直す。
・委託業務の業務内容，巡視実施フロー等に関する事項を「運転業務委託管理手順書」「巡視点検要領書」および「運転管理手順書」に明記する。

- 103 -

添付資料（18）-1/5
添付資料（18）（1/5）

根本原因分析 事象関連図
番
号
1
2

作業項目
日時

1984/6/1

設備

サイト
バンカ

不具合状態

作業段階

主要作業項目竣工

サイトバンカ竣工
サイトバンカ竣工（運転業務委託開始）

行為，コミュニケーションの内容
監査部門

竣工当初から運転業
務委託

3

4
5

6
7

2010 年
ごろ

サイト
バンカ

計画

巡視頻度見直し
巡視頻度見直し2012/3

サイト
バンカ

計画

過去の提案
過去の現場説明等

9

12

13
14

15
16

運転課

運転副責任者 A

協力会社
適切な運転副責任者
巡視員 A（当該者）

適切な巡視員

放射線管理課

運転業務受託巡視点検の方法や基準を定めた「巡視点検要領書」をサイトバン
カに配備

8

10
11

発電部(第一発電)
業務担当
当直長

毎年度

―

内部監査

内部監査
内部監査

2015 年度
および
2019 年度

2018/1/23(監査報告書
の日付)

―

社外
監査

2019/3/7

サイト
バンカ

計画

社外監査
社外監査

年度業務の発注・契約
仕様の決定

原子力安全管理監査の実施(本社 考査部門）
毎年度監査しており，当該業務委託に係る所見(不適合事項，改善要望事項，
提言事項)は検出されていない。
実施部門内部監査の実施(本社 原子力品
質保証)2015 年度および2019 年度に監査し，
当該業務委託に係る所見(不適合事
項，改善要望事項，
提言事項)は検出されていない。

プラント全体の巡視を，各直１回から，１日に２回とした。
２回のうち１回は重点パトロールとした。

サイトバンカの巡視
回数について相談は受けていない。

業務内容の説明(現場説明)
他の設備（廃棄物処理建物等）においては，
当社の当直が夜間に巡視をしており，協力
会社の巡視と合わせると，１日２回していたことから，それまでの考え方を踏襲し，サ
イトバンカ建物における巡視も１日２回を維持する仕様のままとした。
契約

業務内容の確認土日・休日における
サイトバンカ巡視の
回数を２→１回にできないか提案

問題点（赤：当社問題点，青：協力会社問題点）
関連行為【直】は直接原因分析と共通

分析対象行為【備考】「協力会社巡視員 B」を始めとするその他の「協力会社巡視員」
については，事象が昔のことであり，当時の行動を覚えておらず，関係者としての列は作成していない。ただし，問題となる行為があったことは判明しているため，行為は記述している。

【分析対象行為④】
第一発電は，自ら若しくは協力会社からの巡視回数の適正化に係る改善への対応を実施しなかった。

【分析対象行為④】
第一発電は，自ら若しくは協力会社からの巡視回数の適正化に係る改善への対応を実施しなかった。
（再掲）

６０ 第一発電は，土日・休日のサイ
トバンカ巡視の実態（所要時間等）を把握していない。
【直】【分析対象行為①】
第一発電は，業務委託仕様
書等で，巡視に関する要求事項を明確に示しておらず，協力会社に委ねていた。
（任せきりとなっていた。
）

６９ 第一発電は，当該業務に係る具体的な法令等要求事項を協力会社に明示していない。
【直】１００ 第一発電は，協力会社運転副責任者の認定に管理的役割・責任を定めていなかった。
１９２ 第一発電は，サイトバンカ業
務における協力会社運転副責任者，協力会社巡視員の業務的な役割分担を明示していなかった。

【分析対象行為⑤】
当社から協力会社に対するコンプライアンス意識，
原子力安全文化醸成に係る啓発活動は，協力要請に留まっていた。

２２０ 当社の過去の不適切事案については，当社内の問題であり，再発防止対策に係る取り組みを協力会社に求めるものでなかった。

契約（提案は受け入れられなかったと理解
し，コメントなし）

監査対応
至近 5 年間(2015 年度以降)の監査実績について確認したところ，以下の事項について，記録およびヒアリングにより監査している。
監査において，当該業務委託に係る所見（不適合事項，改善要望事項，提言事項）は検出されておらず，問題はない。
なお，監査はサンプリングで行うものであり，当該業務に対して毎年度かつ網羅的に監査するものではない。

監査対応【原子力安全管理監査】・当該業務委託について，調達プロセスどおりに手続きが行われていること（2018 年度分）
・当該業務委託の実施状況確認が行われていること（2017 年度,2018 年度分（サンプリング））・巡視点検が行われていること（2017,2018 年度分（サンプリング））【実施部門内部監査】・当該業務委託について，調達プロセスどおりに手続きが行われていること（2015 年度分）
・協力会社における当該業務の実施状況確認が行われていること（2015 年度分（サンプリング））

社外監査【品証】
・調達先から提示され，当社が承認した品
質保証活動の計画に基づき，調達先が活動していることを確認した。（記録の確認，
質問状，インタビュー
により確認）
2019 年度 １・２号機
放射性廃棄物処理設
備の運転業務委託仕
様書の決定

監査対応

【業務委託仕様書 記載事項】○「運転業務委託管理手順書」（QMS３次文書）に委託仕様として要求すべきことを定めており，これに基づき，業務委託仕様書を作成している。
○最新の法令要求は反映されている。なお，適用法令名称は，仕様書に直接書かれていない。また，前述の手順書（３次文書）にも書かれていない。
２次文書には記載されているが，協力会社は参照できない。
○ＱＡ要求あり（共通仕様書の適用を明示）○勤務時間，体制，巡視頻度
第３項 委託明細
・【焼却炉・溶融炉停止時（土・日・祭日巡視点検）】（２名：半日）
運転副責任者１名 ，運転員１名
・廃棄物処理設備の休祭日業務は原則，巡視点検のみ（１回／日） （軽微な操作を含む。）とする。
・焼却炉および溶融炉停止時のサイトバンカ休祭日業務は原則巡視点検のみ（軽微な操作を含む。）とする。
なお，平日，休祭日においても，サイトバンカ建物巡視を２回／日実施する。
○原子力安全文化を醸成するための活動
第２項 一般事項 17.原子力安全文化を醸成するための活動（１）原子力施設の品質を確保するため，本仕様書および適用する共通仕様書において要求する事項を遵守する。
（２）当社が実施する原子力安全文化醸成活動について貴社の参画または協力を求めた場合は，可能な範囲でこれに協力する。

- 104 -

添付資料（18）-2/5

添付資料（18）
（2/5）
作業項目

番
号

日時

設備

17

2019/3/7

サイト
バンカ

18

2019/3/25

19

2019/3/27

20

2019/3/27～
2019/3/29

不具合状態

現場説明

運転課
業務内容の確認

契約

契約締結

契約締結

作業前打合せ作業前打合せ作業前打合せ

審査・承認

審査・承認

必要図書提出(業務計画書，着手届，保安教育の年間
計画書，一般教育の年間計画書等)

日常の業務管理
業務状況の確認

書類の内容確認

作業段階
計画

業務
管理

行為，コミュニケーションの内容
発電部(第一発電)
業務担当
当直長
業務内容の説明

主要作業項目

監査部門

21
22

毎日

23

原則隔月

24

毎月
および
年度末
(2020/4/7)

保安教育の実績確認

提出されていることを確認

保安教育の月間および年間実績を示す書
類

25

毎月
および
年度末
(2020/4/7)

一般教育の実績確認

提出されていることを確認

一般教育の月間および年間実績を示す書類

26

2019/7/22

変更管理(変更が生じた場合提
出)

審査・承認

品質保証計画書の改訂版提出

27

2019/12/27

審査・承認

巡視員等の認定申請
書

28

毎月末

検収

書類の内容確認
検収

29

翌月初め

業務実績（処理実績等）
の確認

報告書確認

日報・日誌等の月末日分の引継，完了届
出兼請求書（当月分）の提出
運転実績報告書（月間実績）

30

翌年度初め

31
32

当日
2020/2/15（前日）
2020/2/16～13:00

33

34
35
36

2020/2/16
13:00 頃

サイト
バンカ

業務
管理

運転副責任者 A

日報・日誌等：引継日誌および運転引継
メモ,パトロールシート，運転指示・報
告書

日報・日誌等：引継日誌および運転引継
メモ,パトロールシート，運転指示・報告書
業務実施状況の確認

委託業務実施状況の
確認

サイト
バンカ

実施

業務内容の確認

報告書確認

運転実績報告書（年間実績）

運転指示・報告書

体制，業務内容等の
確認

出社

引き継ぎ

AM に廃棄物処理設備
巡視等を実施し，当直長へ引き継ぎ後，サイトバンカ建物巡視員
控室にて 13:00 まで
昼休憩。
協力会社への引き継ぎ

協力会社
適切な運転副責任者
巡視員 A（当該者）

ＳＢ設備引き継ぎ。

AM に廃棄物処理設備
巡視等を実施し，当直長へ引き継ぎ後，サイトバンカ建物巡視員
控室にて 13:00 まで
昼休憩。または 13:00
までに出社。
ＳＢ設備引き継ぎ。

業務開始
作業前ミーティングを実施しないまま，業務を開始。

- 105 -

作業前ミーティング
を実施し，
「運転指
示・報告書」にて作業
内容や役割分担を指示。

適切な巡視員

業務実施状況の確認

昼からの出勤であったため，自宅より，事務所へ出社。

自宅より事務所へ出社，または 13:00 まで
昼休憩

サイトバンカ建物へ移動。
作業前ミーティングを実施しないまま，業務を開始。

サイトバンカ建物へ移動。
作業前ミーティング
を実施し，
「運転指
示・報告書」にて作業
内容や役割分担を確認。

放射線管理課問題点（赤：当社問題点，青：協力会社問題点）
関連行為
分析対象行為【直】は直接原因分析と共通【分析対象行為②】
当直長および第一発電は，協力会社の管理区域巡視が未実施であることに気付けなかった。
【分析対象行為③】
第一発電は，協力会社のサ
イトバンカ建物等の巡視の実施状況確認を，2 箇月に 1 回行っていたが，土日・休日の実施状況を把握できていなかった。
（問題を発見できなかった。
）【分析対象行為①】
第一発電は，業務委託仕様
書等で，巡視に関する要求事項を明確に示しておらず，協力会社に委ねていた。
（任せきりとなってい
た。
）
（再掲）

２２２ 第一発電は，放射性廃棄物処
理設備の運転業務委託の初期段階において，運転員の基本行動等を協力会
社に示しており，その後は協力会社において，技術伝承がなされているものと考えていた。

添付資料（18）-3/5
添付資料（18）
（3/5）
番
号
37

作業項目
日時

設備

2020/2/16
13:10 頃

サイト
バンカ

不具合状態

作業段階
実施

主要作業項目
制御盤確認，
データ採取／送信（１回目）

行為，コミュニケーションの内容
監査部門

発電部(第一発電)
業務担当
当直長
サイトバンカ建物巡視員からの警報テス
ト開始および実施後の表示良好の報告を
受けた。

運転課

運転副責任者 A
巡視員 A（当該者）実
施状況を確認。

巡視員 A（当該者）
が日付印押印していることを確認。
巡視員 A（当該者）
が警報テスト実施を当直長へ連絡することを確認。
巡視員 A（当該者）
がシステム端末で制御室データ採取することを確認。

38

2020/2/16
13:45 頃

巡視員 A（当該者）がデータ採取後転送するのを確認。
（転送内
容確認せず）

39

巡視員 A（当該者）がＰＣを使用するのを確認。
（ＰＣ画面は見
ていない。
）

40

2020/2/16
13:45 頃41

2020/2/16
14:00 頃

翌日以降の作業票の有無を作業管理シス
テムにより確認。
サイトバンカ建物非管理区域巡視（１回目）

42

43

44

45

協力会社
適切な運転副責任者
巡視員 A（当該者）
巡視員の実施結果を「運転指示・報告書」
確認。
で業務内容を確認し一人で次の業務を実施。
巡視員が日付印をサイトバンカ制御室で記録計確認，
押印したことを確
日付印の押印。
認。
巡視員が警報テス
サイトバンカ制御室でサイトバンカト実施を当直長へ
制御室警報テスト
連絡したことを確（当直長への連認。
絡・報告含む）。
巡視員がシステム
サイトバンカ制御室でサイトバンカ
端末で制御室デー
制御室データ採取
タ採取したことを（先）。
確認。
サイトバンカ建物
電気室でサイトバ
ンカ建物電気室データ採取（先）（運
転巡視メモ）。
サイトバンカ制御室
で携帯端末により運転巡視メモデータ（１回目）およびパトロー
ルシートチェック（１回目）を入力し，パト
ロール支援システム
へデータを転送。

巡視員 A（当該者）が巡視へいくことを了解。
サイトバンカ制御室
にて盤面監視。

巡視員が巡視にいくことを了解。
サイトバンカ制御室
にて盤面監視。

サイトバンカ建物管理
区域の巡視（１回目）(標準の場合は行うが今回の事象では実施せず。)

2020/2/16
15:30 頃

巡視結果報告（１回目）

通常の巡視時間が経過していることから，管理区域の巡視も終了したものと判断。

巡視結果（１回目）データ送信- 106 -

巡視員に巡視結果（１回目）を確認。
パトロール支援シス
テムにより，巡視結果のデータが妥当か確認。

データの入力ミスがないかの確認と運転巡視メモの特記事項
をパトロール支援シ
ステムへ直接入力し，前日のデータを確認。
翌日以降の作業票の有無を作業管理シス
テムにより確認。
運転副責任者 A に巡視に行くことを報告。
サイトバンカ建物非管理区域の巡視（１回目）およびデータ採取（携帯端末の携帯なし）を実施。
サイトバンカ建物管理区域の巡視を実施
せず，サイトバンカ制
御室へ帰着。

運転副責任者 A に「非管理区域巡視の終了」
を報告。
サイトバンカ建物非管理区域分のデータ（１回目）をパトロー
ル支援システムへデータ転送（更新）。

適切な巡視員
役割分担に基づき，以下を実施。

放射線管理課問題点（赤：当社問題点，青：協力会社問題点）
関連行為
分析対象行為【直】は直接原因分析と共通
１ 協力会社運転副責任者 A は，当日のスケジュールおよび役割分担に関する情報共有のための作業前ミーテ
ィングを実施しなかった。
【直】サイトバンカ制御室で記録計確認，
日付印の押印。
サイトバンカ制御室でサイトバンカ
制御室警報テスト（当直長への連
絡・報告含む）。
サイトバンカ制御室でサイトバンカ
制御室データ採取（先）。
サイトバンカ建物
電気室でサイトバ
ンカ建物電気室データ採取（先）（運
転巡視メモ）。
２１ 協力会社巡視員Ａは，巡視後に携帯端末によりパトロールシートチ
ェックを入力するところ，巡視前にパトロール支援システムへデータを転送した。
【直】１４３ 協力会社巡視員は，巡視後に携帯端末によりパトロールシートチ
ェックを入力するところ，巡視前にパトロール支援システムへデータを転送した。
前日のデータを確認することは，問題点とはならないため，問題点とはしない。

１２ 協力会社巡視員 A は，管理区域の巡視の前に翌日以降の作業票の有無を確認していた。
運転副責任者に巡視に行くことを報告。
サイトバンカ建物非管理区域の巡視（１回目）およびデータ採取を実施。
サイトバンカ建物管理区域の巡視（１回目）を実施。

運転副責任者に巡視結果（１回目）を報告
巡視結果（１回目）のデータをパトロール
支援システムへ転送。
（２回目の巡視後にまとめて行うことも可能。
）【分析対象行為⑨】
協力会社巡視員 A は，サイトバンカ建物の管理区域の巡視を実施しなかった。

３６ 協力会社巡視員 A は，サイトバ
ンカ建物管理区域内の巡視未実施であることに気付いたタイミングでは，巡視するために必要な時間が無かった。
２ 協力会社巡視員Ａは，協力会社運転副責任者 A とは初めての組合せであったことから，巡視について協力会社
運転副責任者Ａからいろいろな質問をされる場合に備えていた。
【直】【分析対象行為⑧】
協力会社巡視員Ｂは，サイトバンカ建物の管理区域の巡視を実施しなかった。

３１ 協力会社巡視員Ｂは，巡視未実
施は後で明るみに出なければ問題ないと考えた。
【直】１９１ 協力会社巡視員Ｂは，１人勤務となる時間帯があり，制御室から離れられなくなった。
１６ 協力会社巡視員Ｂは，巡視以外の様々な対応（作業票作成等）を行い，時間がなかった。

【分析対象行為⑥】
協力会社巡視員は，サイト
バンカ建物の巡視 を標準的な時間より短い 時間で実施した。
（1 回の管理区域への入域で，続けて 2 回巡視することを含む。
）

１８３ 協力会社巡視員は，標準巡視ルートに沿った巡視を実施していなかった。（１回の管理区域への入域で２回巡視することを含む。
）
７９ 個人毎の巡視のやり方に任せられており，手順書で明確にされていなかった。【直】問題点としては，巡視前にパトロール
支援システムへデータ転送した欄に記載しており，ここでの記載は省略する。

添付資料（18）-4/5

添付資料（18）
（4/5）
番
号

作業項目
日時

46

設備
サイト
バンカ

不具合状態

作業段階
実施

主要作業項目2020/2/16
15:30 頃

データ採取
／送信（２回目）

48

2020/2/16
15:50 頃

サイトバンカ建物非管理区域巡視（２回目）

50

監査部門

運転課

運転副責任者 A

データ採取／送信（２回目）

47

49

行為，コミュニケーションの内容
発電部(第一発電)業務担当
当直長

巡視員 A（当該者）がデータ採取後転送するのを確認。
（転送内
容確認せず）

協力会社
適切な運転副責任者
巡視員 A（当該者）
２回目のサイトバン
カ制御室およびサイ
トバンカ建物電気室のデータ採取（後）を実施。
携帯端末により運転
巡視メモデータ（２回目）およびパトロール
シートチェック（２回目）を入力し，データをパトロール支援シ
ステムへ転送。
サイトバンカ制御室
にて盤面監視。

サイトバンカ建物管理
区域の巡視（２回目）(標準の場合は行うが今回の事象では実施せず。また，１回しか実施しないこともあった。)

2020/2/16
16:00 過ぎ巡視結果（２回目）データ送信

問題点としては，１回目と同じであり，記載は省略する。

巡視員 A（当該者）は，サイトバンカ建物非管理区域の巡視（２回目）およびデータ採取を実施。

サイトバンカ建物非管理区域の巡視（２回目）およびデータ採取を実施問題点としては，１回目と同じであり，記載は省略する。

サイトバンカ建物管理区域の巡視を実施
せず，サイトバンカ制
御室へ帰着。

サイトバンカ建物管理区域の巡視（２回目）を実施。

サイトバンカ建物管理区域の巡視を実施しなかったことは，１回目と同じであり，上記の問題点以外の記載は省略する。

巡視員に巡視結果（２回目）を確認。
巡視員 A（当該者）から，管理区域内の引継事項に対する質問の回答として，「異常なし」との報告。

52

放射線管理課【分析対象行為⑦】
協力会社巡視員は，サイト
バンカ建物の管理区域の巡視を２回実施するとこ
ろ，１回しか実施しなかった。

巡視結果報告（２回目）

51

適切な巡視員
２回目のサイトバン
カ制御室およびサイ
トバンカ建物電気室のデータ採取（後）を実施。

問題点（赤：当社問題点，青：協力会社問題点）
関連行為
分析対象行為【直】は直接原因分析と共通

パトロール支援シス
テムにより，パトロー
ルシートにデータが入力されていることを確認。

運転副責任者に巡視結果（２回目）を報告
サイトバンカ制御室
で運転副責任者 A より管理区域内での引継事項について質問された際に，管理区域内の巡視を実施していないにもかかわらず「異常なし」と回答。

パトロール支援シス
テムにより，パトロー
ルシートにデータが入力されていることを確認。

サイトバンカ制御室
でサイトバンカ建物
非管理区域分のデー
タをパトロール支援システムへ転送（更新）。

巡視結果のデータをパトロール支援シス
テムへ転送。

【分析対象行為⑩】
協力会社運転副責任者は，長期に亘り管理区域の巡視が未実施であることに，気付けなかった。
【分析対象行為⑪】
協力会社運転副責任者 Aは，管理区域の巡視が未実施であることに，気付けな
かった。
【直】

53

2020/2/16
16:00 過ぎ引継前最終確認

当直長への引き継ぎ
前の最終確認として，巡視員 A（当該者）とともに，記録計の記録
状態（記録の変化，記録濃度，チャート送り，時刻，印字不良等）
を確認。

54

55

当直長への引き継ぎ
前の最終確認として，巡視員とともに，記録
計の記録状態（記録の変化，記録濃度，チャート送り，時刻，印字不良等）を確認。

当直長への引き継ぎ
前の最終確認として，運転副責任者 A とともに，記録計の記録状
態（記録の変化，記録
濃度，チャート送り，
時刻，印字不良等）を確認。

「運転指示・報告書」の作業内容が完了していることを，巡視員とともに，終了時ミー
ティング等で確認。
2020/2/16
16:30

当直への引継業務を引き継ぐため
サイトバンカ制御室から島根２号機中央制御室へ移動。

- 107 -

業務を引き継ぐため
サイトバンカ制御室から島根２号機中央制御室へ移動。

サイトバンカ制御室
から事務所へ移動。

当直長への引き継ぎ
前の最終確認として，運転副責任者とともに，記録計の記録状態（記録の変化，記録濃度，チャート送り，時刻，印字不良等）を確認。
「運転指示・報告書」の作業内容が完了していることを，運転副責任者とともに，終了
時ミーティング等で確認。
サイトバンカ制御室
から事務所へ移動。

８５ 一部の協力会社巡視員は，土日・休日のサイトバンカ巡視は，１回／日で良いと言われた経験があった。
３５ 協力会社巡視員は，土日・休日
は機器の状態に変化はなく，巡視しな
くても問題ないと考えた。
１１４ 協力会社巡視員は，予定外作業が発生し，巡視より，予定外作業準備を優先した。
【直】問題点としては，１回目と同じであり，記載は省略する。
６ 協力会社巡視員Ａは，協力会社運転副責任者Ａからの管理区域内での懸案事項について質問された際に，管理区域内の巡視を実施していないにもかかわらず「異常なし」と報告した。
【直】７ 協力会社巡視員Ａは，巡視終了をしていないにもかかわらず巡視完了とした誤解を訂正できなかった。
【直】１４ 協力会社巡視員は，サイトバン
カ建物の管理区域の巡視を２回巡視していないにも係らず２回実施したとの巡視記録を作成した。

２２ 協力会社巡視員 A は，サイトバ
ンカ建物の管理区域の巡視をしていないにもかかわらず，実施したとの巡視記録を作成した。
【直】添付資料（18）-5/5

添付資料（18）
（5/5）
番
号
56

57

作業項目
日時

設備

不具合状態

2020/2/16
16:45

サイト
バンカ

当社は，協力会社にサイトバンカ
建物の巡視業務を当社要求通りに実施させることができなかった。
（分析対象事象１）
協力会社は，サイトバンカ建物の巡視業務を当社
要求通りに実施しなかった。
（分
析対象事象２）

2020/2/18
9:00 頃

作業段階
実施

主要作業項目
当直への引継行為，コミュニケーションの内容
監査部門

発電部(第一発電)
業務担当
当直長
協力会社運転副責任者 A から，業務引き継ぎ。

運転課

運転副責任者 A
中央制御室で当直長へ当該業務を引き継ぎ。

協力会社
適切な運転副責任者
巡視員 A（当該者）
中央制御室で当直長へ当該業務を引き継ぎ。

適切な巡視員

放射線管理課

当社は，協力会社にサイトバンカ建物の巡視業務を当社要求通りに実施させることができなかった。
協力会社は，サイトバンカ建物の巡視業務を当社要求通りに実施しなかった。

事象発覚

協力会社内にて，巡視員 A（当該者）に当日の業務実績を確認したところ，「管理区
域へ入域していない（「管理区域の巡視を実施しなかった」
の意味）
」ことを確
認。

- 108 -

当該日（2 月 16 日）の協力会社関係全作
業員の管理区域への入域・退域実績を確認した際に，協力会
社巡視員のサイトバ
ンカ建物への入域・退域実績がないことを運転課へ連絡。

問題点（赤：当社問題点，青：協力会社問題点）
関連行為
分析対象行為【直】は直接原因分析と共通

添付資料（19）-1/2
添付資料（19）（1/2）

根本原因分析 要因関連図

当社は，協力会社にサイトバンカ建物の巡視業務を当社要求通りに実施させることができなかった
不具合状態①第一発電は，業務委託仕様書等で，巡視に関する要求事項を明確に示しておらず，協力会社に委ねていた。（任せきりとなっていた。）【直接原因分析の結果】

分析対象行為

[1]
実施段階
[人]

【直】４ 当直長は，協力会社
運転副責任者Aからの2/16の引き継ぎに疑いを持たなかった。

・コミュニケーション
・行為･心理的要因・身体･生理的要因
・知識･技能④第一発電は，自ら若しくは協力会
社からの巡視回数の適正化に係る改善への対応を実施しなかった。

③第一発電は，協力会社のサイトバンカ建物等の巡視の実施状況確認を，2箇月に1回行っていたが，土日・休日の実施状況を把握できていなかった。（問題を発見できなかった。）②当直長および第一発電は，協力
会社の管理区域巡視が未実施であることに気付けなかった。
（【直】１８７と同じ）⑤当社から協力会社に対するコンプ
ライアンス意識，原子力安全文化醸成に係る啓発活動は，協力要請に留まっていた。

２０３ 第一発電は，土日・休日の実施状況は，確認の対象としていなかった。

２０４ 第一発電は，業務プロ
セスは，平日と土日・休日で同じと思っていた。。

[ 2]
実施段階
[作業，設備・環境]
・作業特性
・作業時間
・手順書
・体制

巡
視
実
施
段
階

【直】１１５ 当直長は，協力
会社運転副責任者からの自己申告以外に確認する手段がなかった。

[ 3]
計画・準備・評価段階[人]

１９９ 第一発電は，サイトバ
ンカの運開以降，長年委託し，実施しているため，巡視点検に関する要求事項を明文化しなくても，問題はないと考えていた。

・コミュニケーション
・行為･心理的要因・身体･生理的要因
・知識･技能２００ 第一発電は，サイトバ
ンカの運開以降，長年委託し，実施しているため，協力会社に任せておけば，問題が起こるとは考えていなかった。

調
達
段
階

１００ 第一発電は，協力会社
運転副責任者の認定に管理的役割・責任を定めていな
かった。

【直】６９ 第一発電は，当該業務に係る具体的な法令等
要求事項を協力会社に明示していない。

・品質管理
・安全管理
・教育･訓練・知識の活用･共有
化
・人的資源の活用
・組織風土･社内･部署の取り決め

１９２ 第一発電は，サイトバ
ンカ業務における協力会社
運転副責任者，協力会社巡視員の業務的な役割分担を明示していなかった。

２１０ 第一発電は，当社運転員の巡視頻度を見直した
際，廃棄物処理施設およびサイトバンカの巡視頻度を見直さなかった。

対策１－２
パトロール支援システムによる巡視結果の確認方法の改善【直】９０ 第一発電は，保安教育の実施状況を確認しており，法令要求を理解していると思っていた。

２２２ 第一発電は，放射性廃棄物処理設備の運転業務
委託の初期段階において，運転員の基本行動等を協力会
社に示しており，その後は協力会社において，技術伝承がなされているものと考えてい
た。

根本原因①
第一発電は，放射性廃棄物処理設備の運転業務委託の初期段階においては，運転員の基本行動等を協力会社に示しており，
その後は協力会社において，保安教育等で技術伝承がなされているものと考え，当社からの巡視の重要性や運転員の基本行動等についての継続的な教育は必要ないと考えてしまった。

１９７ 第一発電は，サイトバ
ンカ運開以降，協力会社に長
年に亘り運転委託しており，協力会社に任せておけば，
法令要求事項や委託業務に関する細部事項を明示しなくても，それらは理解されており，問題が起こることはないと考えていた。

対策１－３
法令等調達要求の明確化【直】６０ 第一発電は，土日・休日のサイトバンカ巡視の実態（所要時間等）を把握していない。

２１１ 第一発電は，原子炉等は２交替へ移行した後の巡視業務の適正化により頻度を見直したが，サイトバンカは体制変更がなかったことから，巡視頻度の見直しは必要ないと思っていた。

２１７ 第一発電は，仕様書に安全文化醸成活動の件を記載していれば，十分と考えていた。（調達要求）

２１４ 第一発電は，協力会
社からの提案は1度だけであり，契約内容についてコメントがなかったため，改善の必要はないと考えていた。

２１５ 第一発電は，自分達の決めた巡視頻度等の要求事項に問題がないと思っていた。（【直】６６＋１２４と同じ）

２１２ 第一発電は，廃棄物処理施設およびサイトバンカ
は，長年，協力会社に運転管理業務を委託しているが，問題となることが発生していなかったため，現状のままで良いと考えていた。

対策１－３
法令等調達要求の明確化

１９６ 「運転業務委託管理手順書」において，役割分担・基準等が記載されていなかった。
（【直】７７と同じ）

２０１ 第一発電は，当社から協力会社に対して，巡視の重要性や運転員の基本行動等を示す必要性を感じなかった。

２０６ 実施状況確認は，技術レベルの向上を主眼に置
き，プロセスの改善に繋がるものではなかった。

１９３ 第一発電は，協力会
社巡視員に対して，作業前
ミーティングを行う基準を明示していなかった。

【直】５４ 第一発電は，委託仕様書に遵守すべき法令名を記載しなくても，協力会社
は理解していると思っていた。

[4] 計画，準備，評価
段階[作業，設備・環境]
・作業特性
・作業時間
・手順書
・体制
・ハードウェア

[5]
日常管理【直】１２３ 当直長が，協力
会社運転副責任者から引き継がれるものに，パトロール
シートのエビデンスとなるものはなかった。

対策１－３
法令等要求事項の明確化

協力会社運転責任者等の認定要件の強化

２０５ 実施状況確認は，手順通りに実施されているかが目的であった。

２１９ 第一発電は，巡視等のアウトソースする際の要求が，当社社員と同等なレベルが必要との考えが乏しかった。

土日・休日の巡視の適
正化

２０７ 当直長および第一発
電は，協力会社が虚偽を起こすかもしれないとの前提でなく，巡視の確認は，牽制するような業務プロセスになっていなかった。
（【直】１１６と同じ）

２０８ 第一発電は，サイトバ
ンカの運開以降，協力会社が主体的に巡視点検を実施しており，協力会社を信頼していた。

２０９ 第一発電は，協力会
社が設備の不具合などに適切に対応しており，特に問題が発生していなかったことから，協力会社に依存し，自らが管理しなければならないとする意識が次第に薄くなって
いった。

根本原因②
第一発電は，長年に亘る信頼関係により協力会社に任せておけば大丈夫という意識から，運転委託している設備であっても，自ら管理すべきという意識が次第に薄くなり，協力会社に対する業務管理が不十分となっていった。

- 109 -

２１３ 第一発電は，廃棄物処理施設およびサイトバンカ
は，長年，協力会社に運転業務を委託し，自分達の問題として考える意識が次第に薄くなっていった。

４０５ 第一発電は，「常に問いかける姿勢」の意識が不足しており，協力会社から巡視回数の見直しの提案を受けた際に，現行運用の見直しの必要性について，考えなかった。

２１６ 第一発電は，協力会
社との現場の状況を把握するためのコミュニケーションが不足しており，現場の実態を理解していなかった。

根本原因③
第一発電は，「常に問いかける姿勢」および「協力会社とのコミュニケーション」の意
識不足から，巡視業務に係る要求事項に問題はないという先入観を持ってしまい，協力会社との業務上のコミュニケーションが不足し，協力会社からの改善要請等への受け止めが不足していった。

２２０ 当社の過去の不適切事案については，当社内の問題であり，再発防止対策に係る取り組みを協力会社に求めるものでなかった。

２２１ 第一発電は，協力会
社はグループ会社であり，細かく要求しなくても当社と同レ
ベルのコンプライアンス意識
等が協力会社の自主的な取り組みにより，持たれているものと考えていた。

根本原因④
当社は，巡視等の保安業務をアウトソースする際には，当社社員と同水準の要求が必要という認識が乏しく，協力会社
に対するコンプライアンス最優先および原子力安全文化の意
識の浸透についての活動への要求が十分ではなく，協力会
社の自主的・協力的な取り組みに委ねる形になっていた。

添付資料（19）-2/2

添付資料（19）（2/2）

根本原因分析

要因関連図

協力会社は，サイトバンカ建物の巡視業務を当社要求通りに実施しなかった。
不具合状態⑥協力会社巡視員は，サイトバン
カ建物の巡視を標準的な時間より短い時間で実施した。（１回の管理区域への入域で，続けて２回巡視することを含む。）

分析対象行為

[1]
実施段階
[人]

⑦協力会社巡視員は，サイトバン
カ建物の管理区域の巡視を２回実施するところ，１回しか実施しなかった。

⑧協力会社巡視員Ｂは，サイトバン
カ建物の管理区域の巡視を実施しなかった。
（【直】１１０，１１３，１１７と同じ）

１８３ 協力会社巡視員
は，標準巡視ルートに沿った巡視を実施していなかった。

・コミュニケーション
・行為･心理的要因・身体･生理的要因
・知識･技能１８４ 協力会社巡視員
は，２０１０年度以前は，巡視点検要領書ではな
く，パトロールシートの範囲を巡視すれば良いという意識があった。

【直】３１ 協力会社巡視
員Ｂは，巡視未実施は後で明るみに出なければ問題ないと考えた。

１５７ 協力会社巡視員
は，土日・休日の２回の巡視について，時間的な厳しさを感じていた。

１２８ 協力会社巡視員
Ｂは，土日・休日の巡視について廃棄物処理建物は１回であり，サイト
バンカ建物も１回で良いのではないかと思いがあった。

３５ 協力会社巡視員は，
土日・休日は機器の状態に変化はなく，巡視しなくても問題ないと考えた。
（【直】１１２と同じ）【直】１１４ 協力会社巡視員は，予定外作業が発生し，巡視より，予定
外作業準備を優先した。

Ａ⑨協力会社巡視員Aは，サイトバン
カ建物の管理区域の巡視を実施しなかった。
（【直】１５と同じ）

１６ 協力会社巡視員Ｂ
は，巡視以外の様々な対応（作業票作成等）を行
い，時間がなかった。

７ 協力会社巡視員Ａは，巡視終了をしていないにもかかわらず巡視完了とした誤解を訂正できなかった。

５２ 協力会社巡視員Ｂ
は，運転副責任者の態
度を高圧的に感じるため，
話しかけづらく業務処理の分担を相談できないことがあった。

３０ 協力会社巡視員A
は，運転副責任者Aとは年齢が離れていることおよび初めての組み合わせであり，巡視の未完了を言い出しにくかった。

【直】６ 協力会社巡視員
Ａは，協力会社運転副責
任者Ａからの管理区域内
での懸案事項について質問された際に，管理区
域内の巡視を実施していないにもかかわらず「異常なし」と報告した。

【直】２６ 協力会社巡視
員Ａは，後でサイトバンカ
建物管理区域の巡視をすればよいと考えた。

３６ 協力会社巡視員A
は，サイトバンカ建物管理区域内の巡視未実施であることに気付いたタ
イミングでは，巡視するために必要な時間が無かった。

１２ 協力会社巡視員A
は，管理区域の巡視の前に翌日以降の作業票の有無を確認していた。

【直】１１９ 協力会社巡視員Ａは，巡視を任せられているのに巡視で確認していないとは言いだ
せなかった。

【直】１ 協力会社運転副責任者Aは，当日のスケ
ジュールおよび役割分担に関する情報共有のための作業前ミーティングを実施しなかった。

１５０ 協力会社巡視員A
は，２回の巡視を意識した配分で，１度目の非管理区域の巡視を実施しなかった。

【直】２３ 協力会社運転副責任者Aは，作業前
ミーティングの必要性を感じなかった。

１４４ 協力会社巡視員A
は，巡視点検要領書に従った標準巡視ルートを意識していなかった。

【直】３７ 協力会社巡視
員Ａは，サイトバンカ建物非管理区域の巡視（１回目）を念入りに実施したため，時間がなくなっていた。（実施時間：1.5
時間程度）

[ 2]
実施段階
[作業，設備・環境]
・作業特性
・作業時間
・手順書
・体制

Ｄ

Ｈ
【直】９７ 協力会社巡視員Aと協力会社運転副責
任者Ａのコミュニケーショ
ンがとれておらず，言い出しにくい雰囲気だった。

４０３ 「２号機巡視点検要領書」において，巡視経路は示されていたが「原則」としてであった。
（【直】１０４と同じ）

４０４ 「２号機巡視点検要領書」に示されている
巡視経路(原則)は，1回分であり，半日で2回巡視する場合の要件は記載されていなかった。（2回目も1回目と同じ巡視経路とする等の記載はなかった。）（【直】１０８５ 一部の協力会社巡視員は，土日・休日のサ
イトバンカ巡視は，１回／日で良いと言われた経験があった。

１９１ 協力会社巡視員Ｂ
は，１人勤務となる時間帯があり，制御室から離れられなくなった。

・品質管理
・安全管理
・教育･訓練・知識の活用･共有
化
・人的資源の活用
・組織風土･社内･部署の取り決め

Ｄ

１４３ 協力会社巡視員
は，巡視後に携帯端末によりパトロールシート
チェックを入力するところ，巡視前にパトロール支援システムへデータを転送した。

１４７ 協力会社巡視員
は，巡視においては，携
帯端末を巡視に携行しなかった。

１３３ 協力会社運転副責任者は，確実に巡視したことを運転員に確認していないケースがあった。

Ｆ【直】１０ 協力会社運転副責任者Aは，協力会社
巡視員Ａから管理区域内の引継事項に対する質問の回答として，「異常なし」との報告を受け，それを信じた。

【直】２２ 協力会社巡視
員Aは，サイトバンカ建物の管理区域の巡視をしていないにもかかわらず，実施したとの巡視記録を作成した。

【直】３２ 協力会社運転副責任者Aは，協力会社
巡視員Ａに対して，「仕事をきちんとして，まじめな運転員」との印象を持っており，その報告を正しいと思った【直】２１ 協力会社巡視
員Ａは，巡視後に携帯端
末によりパトロールシート
チェックを入力するところ，巡視前にパトロール支援システムへデータを転送した。

【直】８７ 自己申告以外に確認する手段がなく，手順書においても求められていなかった。（【直】１２５と同じ）

１４５ 協力会社巡視員A
は，休日の巡視においては，携帯端末を巡視に携行しない習慣があった。

１４６ 協力会社巡視員A
は，結果的に巡視を実施
し，つじつまが合えば良いと考えていた。

１６４ 協力会社巡視員
Aは，巡視を１回／日で実施していた経験があった。

【直】１０２ 協力会社において，作業前ミーティン
グ（当日のスケジュール
および役割分担に関する情報共有）を行う基準
が明確でなかった。

【直】１１１ 協力会社における関係法令および巡視業務の重要性に関する教育が不足していた。
（【直】９１と同じ）【直】７４ サイトバンカ巡視記録は，協力会社運転副責任者の承認を得る様式になっていなかった。

８８ サイトバンカ巡視業
務は，巡視者以外の牽制が及びにくい業務手順となっていた。（【直】８９と同じ）Ｃ

対策１－１－１
・運転副責任者の巡視実施結果の確認方法の改善対策１－１－２
運転業務運用手順書への業
務内容の明確化Ａ

１５９ 協力会社巡視員の一部は，土日・休日
におけるサイトバンカ巡視を１回／日で実施することが常態化していた。

１４２ 協力会社巡視員
は，土日・休日における
サイトバンカ巡視を軽視する風潮があった。
（【直】５７と同じ）

じ）

対策３－１
コンプライアンスの実践および原子力安全文化醸成活動の充実

Ｂ

対策１－１－２
運転業務運用手順書への業
務内容の明確化Ｃ

対策１－１－２
運転業務運用手順書への業
務内容の明確化Ｈ

１４ 協力会社巡視員は，
サイトバンカ建物の管理
区域の巡視を２回巡視していないにも係らず２回実施したとの巡視記録を
作成した。

Ｇ

【直】４０協力会社運転副責任者として実施すべき任務が，手順書等で明確になっていなかった。

【直】１０１ サイトバンカ
業務における協力会社
運転副責任者，協力会
社巡視員の業務的な役割分担が協力会社の手順書に明確にされていな
かった。

調
達
段
階

３９ 協力会社巡視員は，巡視方法を原則として扱
い，個人の裁量による巡視パターンが許容されていた。（【直】８０と同【直】３４ 当日は，重要な確認項目（当直長からの依頼事項，引き継ぎ事項等）が無かった。

Ｆ【直】７９ 個人毎の巡視のやり方に任せられており，手順書で明確にされていなかった。

・コミュニケーション
・行為･心理的要因・身体･生理的要因
・知識･技能[5]
日常管理【直】１１８ 協力会社巡視員Ａは，巡視を実施していないことを協力会社
運転副責任者Aに知られたくなかった。

【直】７５ 土日・休日は，管理者が不在であり，協力会社運転副責任者に対する牽制機能が働か
なかった。

Ｇ

[4] 計画，準備，評価段階[作業，設備・環境]
・作業特性
・作業時間
・手順書
・体制
・ハードウェア

【直】２５ 協力会社運転副責任者は，協力会社
巡視員Ａが日々サイトバ
ンカ業務を実施しており，
自分より至近の状況を十分把握していると思い，指示を出さなかった。

【直】４１協力会社運転副責任者は，土日・休日は事務所に行って制御室を不在にした。

４と同じ）[ 3]
計画・準備・評価段階[人]【直】８ 協力会社巡視員
Ａは，質問に対する当該箇所を見ていないと言えなかった。

【直】３３ 協力会社巡視
員Ａは，管理区域の巡視を実施しないことが法律違反となることを知らなかった。

【直】２ 協力会社巡視員
Ａは，協力会社運転副責
任者Aとは初めての組合せであったことから，巡視について協力会社運転副責任者Ａからいろい
ろな質問をされる場合に備えていた。

Ｂ
巡
視
実
施
段
階

⑪【直】２０ 協力会社運転副責任者Aは，管理区域の巡視が未実施であることに，気付けなかった。

⑩協力会社運転副責任者は，長期に亘り管理区域の巡視が未実施であることに，気付けなかった。

１５１ 協力会社巡視員
は，当社の調達要求事
項を遵守しなければならないという意識が低かった。

【直】８２ 土日・休日は，協力会社の管理者（課長クラス）が不在であり，協力会社運転副責任者に対する牽制機能が働かなかった。

【直】９８ 協力会社運転副責任者が，コミュニケーションの重要性を認識していなかった。

Ｅ
対策２－２
休日における牽制機能強化

対策３－２
コミュニケーション充実・向上【直】９９ 協力会社巡視
員は，企業の一員として，「事実を率直に報告する責任」があることの認識が低かった。

１６０ 協力会社は，協力
会社運転副責任者に対するマネジメントのための意識付けを行っていなかった。

６２ 協力会社の保安教
育は，講師（協力会社）
任せになっており内容にばらつきがあった。

対策３－１
コンプライアンスの実践および原子力安全文化醸成活動の充実
対策２－１
保安教育の充実

１７ 協力会社巡視員は，巡視時に携帯端末を持
つことを教育されていたにも係らず，携行しないことが慣例となっていた。

１６２ 協力会社巡視員
は，巡視後に実施すべきパトロールシートへの入力を巡視前に行うことが慣例となっていた。

Ｅ

１６３ 協力会社巡視員
は，軽微なルール違反を自らの改善活動の中で検出・是正する意識が不足していた。

対策３－１
コンプライアンスの実践および原子力安全文化醸成活動の充実【直】９４ 協力会社の管理者が，協力会社運転
副責任者および協力会
社巡視員に対しサイト
バンカ建物巡視業務の重要性の意識付けを行っていなかった。

根本原因④
当社は，巡視等の保安業務をアウトソースする際には，当社社員と同水準の要求が必要という認識が乏しく，協力会社に対するコンプラ
イアンス最優先および原子力安全文化の意識の浸透についての活動への要求が十分ではなく，協力会社の自主的・協力的な取り組みに委ねる形になっていた。

根本原因⑤
協力会社の管理者は，実務者のルール逸脱や牽制の効かない不適切な業務プロセスを正せなかったなど，管理者としてのマネジメントができていなかった。

- 110 -

添付資料（20）-1/2
添付資料（20）（1/2）

根本原因分析結果まとめ「島根原子力発電所 サイトバンカ建物の巡視業務の未実施」に係る事実関係を整理し，根本原因分析を実施した結果，以下の根本原因を特定した。
島根原子力発電所 サイトバンカ建物の巡視業務の未実施（当社）
不具合
状態

分析
対象
行為

問題点
・
要因

当社は，協力会社にサイトバンカ建物の巡視業務を当社要求通りに実施させることができなかった。

第一発電は，業務委託仕様書等で，巡視に関する要求事項を明確に示しておらず，協力会社に委ねていた。
（任せきりとなっていた。
）○問題点
第一発電は，放射性廃棄物処理設備の運転業務委託の初期段階において，運転員の基本行動等を協力会社に示しており，その後は協力会
社において，技術伝
承がなされているものと考えていた。
○要因
第一発電は，当社から協力会社に対して，巡視の重要性や運転員の基本行動等を示す
必要性を感じなかった。

○問題点
第一発電は，サイトバンカの運開以降，協力会社に長年に亘り運転委託しており，協力会社に任せておけば，法令要求事項や委託業務に関する細部事項を明示しなくても，それらは理解されており，問題が起こることはないと考えていた。
○要因
第一発電は，当該業務に係る具体的な法令等要求事項，協力会
社運転副責任者の管理的役
割・責任や巡視員との役割分
担，作業前ミーティングを行う
基準について，協力会社に明示
していなかった。

根本原因①
根本
原因

第一発電は，放射性廃棄物処理設備運転業務委託の初期段階においては，運転員の基本行動等を協力会社に示しており，その後は協力会社において，保安教育等で技術伝承がなされているものと考え，当社からの巡視の重要性や運転員の基本行動等についての継続的な教育は必要ないと考えてしまった。
○当社が，協力会社運転員に対し，巡視業務の重要性など，運転員の基本行動や運転員に求める期待事項に関する教育（当社運転員と同一レベル）を実施する。
当社が講師となって，保安教育および一般教育の中で年１回，反復教育を実施する。

対策の
方向性

当直長および第一発電
は，協力会社の管理区
域巡視が未実施である
ことに気付けなかった。
○問題点
第一発電は，サイトバンカの運開以降，協力会社が主体的に巡視点検を実施しており，協力会社を信頼していた。また，協力会社が設備の不具合など適切に対応しており，特に問題が発生していなかったことから，協力会社に依存し，自らが管理しなけ
ればならないとする意識が次第に薄くなっていった。
○要因
当直長および第一発電は，協力
会社が虚偽を起こすかもしれないとの前提でなく，巡視の確認は，牽制するような業務プロ
セスになっていなかった。

第一発電は，協力会社のサイトバンカ
建物等の巡視の実施状況確認を 2 箇
月に 1 回行っていたが，土日・休日の実施状況を把握できていなかった。
（問題を発見できなかった。
）○問題点
第一発電は，業務プ
ロセスは，平日と土日・休日で同じと思っており，土日・休日の実施状況は，確認の対象としていなかった。
○要因
実施状況確認は，技術レベルの向上を主眼に置き，プロセスの改
善に繋がるものではなかった。

第一発電は，自らもしくは協力会社からの巡視回数の適正化に係る改善への対応を実施しなかった。

当社から協力会社に対するコンプライアンス意識，原子力安全文化醸成に係る啓発活動は，協力要請に留ま
っていた。

○問題点
第一発電は，廃棄物処理施設およびサイトバンカ
は，長年，協力会社が運転業務を委託し，自分達の問題として考える意識が次第に薄くなっていくとともに，協力会社との現場の状況を把握するためのコミュ
ニケーションが不足しており，現場の実態を理解していなかった。また，「常に問いかける姿勢」の意識が不足しており，協力会社から巡視回数の見直しの提案を受けた際に，現行運用の見直しの必要性について，考えなかった。

○問題点
過去の不適切事案が当社における不正行為であったことを踏まえて，当社組織内の管理者責務および内部牽制の強化に係る問題改善活動であったことから，協力会社にまでその取り組みを求めるものではなかった。
また，第一発電は，協力会社はグループ会社であり，細かく要求しなくても当社と同レベルのコンプライアンス意識等を持たれているものと考えていた。

○要因
第一発電は，当社の運転員を３交替制から２交替制にした
後で，自らの巡視頻度を見直したが，サイトバンカの協力
会社には体制変更がなかったことから，巡視頻度の見直しは必要ないと思っていた。
第一発電は，自分達の決めた巡視頻度等の要求事項に問題がないと考えており，協力会社からの提案も 1 度だけであったことから，改善の必要はないと思っていた。

○要因
第一発電は，巡視等のアウトソースする際の要求が，当社社員と同等なレベルが必要との考えが乏しく，仕様書に安全文化醸成活動の件を記載していれば，十分と考えていた。

根本原因②
第一発電は，長年に亘る信頼関係により協力
会社に任せておけば大丈夫という意識から，運転委託している設備であっても，自ら管理すべきという意識が次第に薄くなり，協力会社に対する業務管理が不十分となっていった。

根本原因③
第一発電は，「常に問いかける姿勢」および「協力会社とのコミュニケーション」の意識不足から，巡視業務に係る要求事項に問題はないという先入観を持ってしまい，協力会社との業務上のコ
ミュニケーションが不足し，協力会社からの改善要請等への受け止めが不足していった。

根本原因④
当社は，巡視等の保安業務をアウトソースする際には，当社社員と同水準の要求が必要という認識が乏しく，協力会社に対するコンプライアンス最優先および原子力安全文化の意識の浸透についての活動への要求が十分ではなく，協力会社の自主的・協力的な取り組みに委ねる形になっていた。

○当社は，協力会社の運転管理業務委託の細部事項を定期的にレビューする。

○当社と協力会社との業務上のコミュニケーシ
ョンの継続的な改善を図る。

委託仕様書を承認するにあたり，当社が委託業務の実施状況を確認できることや，業務に対する牽制が効く仕組みを要求していることを確認する。

委託業務の懸案事項や改善事項を吸い上げる仕組みを構築する。
委託業務の懸案事項や改善事項の検討状況・結果は，他部門の部長クラスを交えてレビューする。
コミュニケーション改善（業務改善要請への検討を含む）のための協力会社との意見交換会を開催する。

○協力会社に対する，コンプライアンスおよび原子力安全文化醸成に関する当社の関与を強化し，継続的な改善を図る。

○当社は，協力会社の運転員認定のプロセスを明確化する。
「運転員の知識・技能リスト」の作成等により習得項目を明確にする。
補助運転員認定時に巡視が単独でできることを当社管理職も確認する。

○当社において委託管理に関する研修を行う。
今回の事例を題材として発注者としての管理責任に関する研修を定期的に開催する。

- 111 -

○発電部（第一発電）は，「常に問いかける姿勢」の意識醸成活動を実施する。
今回の事例の中で「常に問いかける姿勢」の意識が不足していた問題について，ディスカッション活動
を定期的（1 回／年）に行う。
日常業務における問題点，気付き事項を抽出する活動を定期的（１回／四半期）に実施する。

当社は，協力会社巡視員に対しても，当社社員と同等な原子力安全文化醸成活動を実施することを求め，コンプ
ライアンスおよび安全文化意識の徹底を図る。当社が要求する活動は，委託の基本契約等に織り込み確実に実施することを求める。
協力会社の安全文化意識の醸成度についてはアンケー
ト調査等により当社が分析・評価し，必要な安全文化醸
成活動を協力会社に行わせる。活動の有効性評価を含めた実施状況は，定期的に社長まで報告する。
協力会社社員と当社・協力会社役員の対話活動を行う。
協力会社に対し「原子力安全文化の日」の行事における社長訓話の動画を配布し，原子力安全文化の重要性の意
識の浸透を図る。

添付資料（20）-2/2
添付資料（20）（2/2）
島根原子力発電所 サイトバンカ建物の巡視業務の未実施（協力会社）
不具合
状態

分析
対象
行為

協力会社は，サイトバンカ建物の巡視業務を当社要求通りに実施しなかった。

協力会社巡視員は，サイトバンカ建物の巡視を標準的な時間より短い時間で実施した。
（1 回の管理区域への入域で，続けて 2 回巡視することを含む。
）

協力会社巡視員は，サイトバ
ンカ建物の管理区域の巡視を２回実施するところ，１回しか実施しなかった。

○問題点
協力会社の管理者が，協力会社運転副責任者および協力会社巡視員に対しサイトバンカ建物巡視業務の重要性の意識付けを行っていなかった。

問題点
・
要因

○要因
協力会社巡視員は，土日・休日におけるサイトバンカ
巡視を軽視する風潮があった。
協力会社巡視員は，当社の調達要求事項を遵守しなけ
ればならないという意識が低かった。
協力会社巡視員は，土日・休日は機器の状態に変化はなく，巡視しなくても問題ないと考えた。
協力会社巡視員Ｂは，土日・休日の巡視について廃棄物処理建物は１回であり，サイトバンカ建物も１回で良いのではないかと思いがあった。
協力会社巡視員は，土日・休日の２回の巡視について，
時間的な厳しさを感じていた。

協力会社巡視員は，サイトバ
ンカ建物の管理区域の巡視を実施しなかった。

○問題点
土日・休日は，管理者が不在であり，協力会社運転副責
任者に対する牽制機能が働か
なかった。
○要因
協力会社運転副責任者が，事務所に行って制御室を不在にしたため，協力会社巡視員Ｂは，制御室から離れられなくなった。

○問題点
協力会社運転副責任者が，コミュニケーションの重要性を認識していなかった。
○要因
協力会社巡視員Ｂは，運転副責
任者の態度を高圧的に感じるため，話しかけづらく業務処理の分担を相談できないことがあった。
協力会社巡視員Ａは，運転副責任者Ａとは年齢が離れていることおよび初めての組み合わせであり，巡視の未完了を言い出しにくかった。

協力会社運転副責任者は，長期に亘り管理区域の巡視が未実施であることに，気付けな
かった。

○問題点
協力会社は，協力会社運転副責任者に対するマネジメン
トのための意識付けを行っていなかった。

○問題点
協力会社巡視員は，軽微なルール違反を自らの改善活動の中で検出・是正する意識が不足していた。

○要因
協力会社運転副責任者Ａは，当日のスケジュールおよび役割分担に関する情報共有のための作
業前ミーティングを実施しなかった。
協力会社運転副責任者は，協力
会社巡視員Ａが日々サイトバンカ業務を実施しており，自分より十分状況を把握していると思い，指示を出さなかった。
協力会社運転副責任者は，確実に巡視したことを運転員に確認していないケースがあった。

○要因
協力会社巡視員は，サイトバン
カ建物の管理区域の巡視を２回巡視していないにもかかわらず
２回実施したとの巡視記録を作成した。
協力会社巡視員は，巡視時に携帯端末を持つことを教育されていたにも係らず，携行しないことが慣例となっていた。
協力会社巡視員は，巡視後に実施すべきパトロールシートへの入力を巡視前に行うことが慣例となっていた。

当社の根本原因および対策の再掲

根本
原因

対策の
方向性

根本原因⑤
協力会社の管理者は，実務者のルール
逸脱や牽制の効かない不適切な業務プロ
セスを正せなかったなど，管理者としてのマネジメントができていなかった。

根本原因④
当社は，巡視等の保安業務をアウトソースする際には，当社社員と同水準の要求が必要という認識が乏しく，協力会社に対するコ
ンプライアンス最優先および原子力安全文化の意識の浸透についての活動への要求が十分ではなく，協力会社の自主的・協力的な取り組みに委ねる形になっていた。

○協力会社の管理者および運転副責任者のマ ネジメントの 継続的な 改善を図る。

○協力会社に対する，コンプライアンスおよび原子力安全文化醸成に関する当社の関与を強化し，継続的な改善を図る。

管理者の責務（進捗管理，業務監督，内部牽制，コミュニケーション等）の認識を向上させる教育等を協力会社に反復して実施することを求め，これに基づく所属員の管理・指導を充実して業務管理の向上を図る。

- 112 -

当社は，協力会社巡視員に対しても，当社社員と同等な原子力安全文化醸
成活動を実施することを求め，コンプライアンスおよび安全文化意識の徹底を図る。当社が要求する活動は，委託の基本契約等に織り込み確実に実施することを求める。
協力会社の安全文化意識の醸成度についてはアンケート調査等により当社が分析・評価し，必要な安全文化醸成活動を協力会社に行わせる。活動の有効性評価を含めた実施状況は，定期的に社長まで報告する。
協力会社社員と当社・協力会社役員の対話活動を行う。
協力会社に対し「原子力安全文化の日」の行事における社長訓話の動画を配布し，原子力安全文化の重要性の意識の浸透を図る。

原因の特定

具体的内容【中国電力】
・休日のサイトバンカ建物巡視のあり方を検討し，協力会社への巡視の要求回数等を見直す。

運転副責任者の要件強化 【中国電力】
・運転副責任者として求められる役割・責任を明確化し，「運転業務委託管理手
順書」および「委託仕様書」に定める認定要件に反映する。

対策（案）

第一発電は，自らもしくは協力 第一発電は，自分達の決めた 【業務管理の 休日の巡視の適正化
会社からの巡視回数適正化に 巡視頻度等の要求事項に問題 仕組みの改善】
2 係る改善への対応を実施しな がないと思っていた。
かった。

第一発電は，業務委託仕様書 第一発電は，協力会社運転副 【業務運営の等で巡視に関する要求事項を 責任者の認定に管理的役割・ 改善】責任を定めていなかった。
1 明確に示していなかった。

分析対象要因根本原因分析から抽出された直接原因と対策

2020年7月

完了予定

発電部
2020年11月（第一発電）

発電部（第一発電）

対応主管

添付資料（21）添付資料（21）- 113 -

発電部
（第一発電）

発電部（第一発電）

発電部（第一発電）【協力会社】【対策1-1-2】
・『巡視業務の体制，役割分担』『標準的な巡視ルール（巡視運転業務運用手順書へのルート，巡視ポイント等）』『作業前・終了時ミーティングに関業務内容の明確化する事項』の各項目についても品質文書「運転業務運用手順書」に明記し，それに基づき業務管理を行う。

【協力会社】
・協力会社管理者は，保安規定教育などの研修会において，関係法令と巡視の重要性について反復教育を実施し，意識レベルの向上を図る。
【対策2-1】
・協力会社管理者は，巡視員が巡視する設備は異常が無いと思い
保安教育の充実（ 保 安 規 定 教 育 の 充 実 お 込み簡易な巡視をしないよう，巡視業務のモチベーションを維持
よ び 巡 視 業 務 の モ チ ベ ー する定期的な教育を実施する。
【中国電力】
ション維持）
・協力会社における巡視業務へのモチベーション向上の一助として，当社巡視業務における表彰制度を用いて，協力会社を表彰する。

【協力会社】
・管理者が土日・休日の出勤予定者へ意識付けする仕組みを強化する。
【対策2-2】●グループ長は，土日休日前および休日明けに，出勤予定者と休日における牽制機能強
ディスカッションを実施し，運転課長に報告する。
化・当直長の管理下で，確実な報・連・相を実施するルールを強化する。
・管理者および運転副責任者に対して，「管理者の責務」の認識を向上させる教育を実施し，業務管理の向上を図る。

対応
主管
発電部
（第一発電）

具体的内容【協力会社】【対策1-1-1】
・運転副責任者の巡視実施結果の確認方法として，「管理区域入運転副責任者の巡視実施
退記録により確認すること」等を「運転業務運用手順書」に明記
結果の確認方法の改善する。

項目- 114 2020年9月

2020年6月
計画策定

2020年6月

2020年6月

完了
予定
5月

手順書改正

計画策定

手順書改正

手順書改正

4月

直接原因に係る対策のアクションプラン
6月

運用

運用

運用

運用

▽
継続
実施

▽
継続
実施

▽
継続
実施

▽
継続
実施

2020年度
次年度
7月 8月 9月 10月 11月 12月 以降

添付資料（22）(1/2)

添付資料（22）-1/2

- 115 保修部（保修管理）
発電部（第一発電）【中国電力】
・保安業務を委託する場合は，委託仕様書に法令要求あるいは保安規定要求によるものであることを明記するよう，「工事業務管理手順書」の様式を見直す。
・委託業務の業務内容，巡視実施フロー等に関する事項を「運転業務委託管理手順書」「巡視点検要領書」および「運転管理手順書」に明記する。

【対策1-3】
法令等調達要求の明確化

発電部（第一発電）【中国電力】
・協力会社からの業務引継時には，パトロールシートとともに現【対策1-2】
場写真（「漏洩有無を確認する点検機器」，「制御室では確認でパトロール支援システム
きない現場計器」，「巡視開始場所から離れた箇所」の観点よりによる巡視実施結果の確２箇所を選定）を確認し，巡視の牽制および遠隔監視できない箇
認方法の改善所の巡視実施結果も確認する運用等を「運転管理手順書」に明記する。

発電部（第一発電）【協力会社】
・運転副責任者は，作業前のミーティングにおいて，「運転指【対策3-2】
示・報告書」を使用し，巡視員とのコミュニケーションの充実に
コミュニケーション充
努める。
実・向上
・運転副責任者の認定基準に「コミュニケーションの重要性」に関する項目を追記し，コミュニケーションの向上を図る。

対応
主管

発電部
（第一発電）

具体的内容【協力会社】【対策3-1】
・協力会社において，課ごとに話し合い研修を定期的に実施し，コンプライアンスの実践
コンプライアンス意識の醸成を図る。
および原子力安全文化醸
・管理者は，一般職との意見交換を定期的に実施し，風通しの良
成活動の充実い職場づくりを実践する。

項目

2020年6月

2020年6月

2020年6月
計画策定

2020年6月
計画策定

完了
予定
5月

手順書改正

手順書改正

計画策定

計画策定

4月

直接原因に係る対策のアクションプラン
6月

運用

運用

運用

運用

▽
継続
実施

▽
継続
実施

▽
継続
実施

▽
継続
実施

2020年度
次年度
7月 8月 9月 10月 11月 12月 以降

添付資料（22）(2/2)

添付資料（22）-2/2

対応
主管

第一発電

第一発電

【中国電力】
・運転副責任者として求められる役割・責任を明確化し，「運転業務委託管理手順書」および「委託仕様書」に定める認定要件に反映する。

【中国電力】
・休日のサイトバンカ建物巡視のあり方を検討し，協力会社への巡視の要求回数等を見直す。

運転副責任者の要件強化

休日の巡視の
適正化

項目

具体的内容

2020年11月

2020年7月

完了
予定
8月

9月

10月

手順書改正

対策案検討

手順書改正

対策案検討

7月

運用

運用

1月

評価・改善

2020年度
11月 12月
2月

根本原因分析から抽出された直接原因に係る対策のアクションプラン
3月

▽
継続
実施

▽
継続
実施

次年度
以降

添付資料（23）添付資料（23）- 116 -

2

1

No.

目的

第一発電は，長年に亘る信頼関係により協力会
社に任せておけば大丈夫という意識から，運転委託業務に対する委託している設備であっても，自ら管理すべきと関与の強化いう意識が次第に薄くなり，協力会社に対する業
務管理が不十分となっていった。

第一発電は，放射性廃棄物処理設備運転業務
委託の初期段階においては，運転員の基本行動等を協力会社に示しており，その後は協力会社
保安教育への関与
において，保安教育等で技術伝承がなされていの強化るものと考え，当社からの巡視の重要性や運転員の基本行動等についての継続的な教育は必要ないと考えてしまった。

根本原因

第一発電

品質保証

○当社は，協力会社の運転員認定のプロセスを明確化する。
・運転実務手帳の確認プロセスを明確にする。
・「運転員の知識・技能リスト（KSAリスト）」の作成および運転実務手帳との紐付けにより習得項目を明確にする。
・運転員認定時の理解度確認テストについて拡充（KSAリストとの整合）を図る。
・補助運転員認定時にパトロールが単独でできることを当社管理職によるMOにて確認する。

○当社において委託管理に関する研修を行う。
・今回の事例等を題材として，発注者としての管理責任に関する研修を定期的（１回／年）に開催する。（発注者の管理する意識が薄れると，協力会社の業務に対する管理が甘くなり，委託内容の不履行が起こる。）- 117 -

2020年12月

2021年2月

2020年12月○当社は，協力会社の運転管理業務委託の細部事項を定期的にレビューする。
※保修管理
・運転管理業務委託の委託仕様書を委託主管箇所が承認するにあたり，当社が委第一発電
託業務の実施状況を確認できることや，業務に対する牽制が効く仕組みを要求して 第二発電いることを確認する。
放射線管理

完了予定

2020年8月

対応主管※：取りまとめ第一発電○当社が，協力会社運転員に対し，巡視業務の重要性および運転員の基本行動や運転員に求める期待事項に関する教育（当社運転員と同一レベル）を実施する。
・当社が講師となって，保安教育および一般教育の中で年１回反復教育を実施す
る。

具体的内容
（対策の方向性）

取り組み内容根本原因に係る対策のアクションプラン

8月

9月

運用

評価・改善

研修実施
評価・改善

研修資料作成および研修方法の検討

計画策定

2月

運転員認定

新実務手帳の運用開始

実務手帳の整備（KSAﾘｽﾄ含む）

計画策定

手順書改正

対策案検討

評価・改善

1月

評価・改善

運用

10月 11月 12月

教育実施（保安・一般）

手順書改正

対策案検討

7月

2020年度
3月

▽
継続
実施

▽
継続
実施

▽
継続
実施

▽
継続
実施

次年度
以降

添付資料（24）（1/2）

添付資料（24）-1/2

目的

具体的内容
（対策の方向性）

取り組み内容2020年11月

5

協力会社の管理者は，実務者のルール逸脱や牽制の効かない不適切な業務プロセスを正せな 管理者によるマネジ
かったなど，管理者としてのマネジメントができて メントの改善いなかった。

○協力会社の管理者および運転副責任者のマネジメントの継続的な改善を図る。 ※原子力人材・管理者の責務（進捗管理，業務監督，内部牽制，コミュニケーション等）の認識を育成センター
向上させる教育等を協力会社に反復して実施することを求め，これに基づく所属員
第一発電の管理・指導を充実して業務管理の向上を図る。
品質保証

2021年1月

2020年12月

完了予定

2021年2月

※第一発電
第二発電

※保修管理
第一発電
第二発電
放射線管理

対応主管
※：取りまとめ4○発電部は，「常に問いかける姿勢」の意識醸成活動を行う。
・今回の事例の中で「常に問いかける姿勢」の意識が不足していた問題について，「常に問いかける姿
ディスカッション活動を定期的（1回／年）に行う。
勢」の意識の向上
・日常業務における問題点，気付き事項を抽出する活動を定期的（１回／四半期）に実施する。（運転管理に関する事項のレビュー等）○当社と協力会社との業務上のコミュニケーションの継続的な改善を図る。
・委託業務の懸案事項や改善事項を吸い上げる仕組みを構築する。
（毎週実施している定例ミーティング（副長クラス）で抽出された懸案・改善事項を協力会社がコミュニケーション用のシートで当社に提出し，当社は懸案事項として管理する。抽出した懸案に対しては，対応の検討を行い，ライン管理職の承認を得協力会社とのコミュ て，回答する。）
ニケーションの改善 ・懸案事項や改善事項の検討状況・結果は，他部門の部長クラスを交えてレビューする。
第一発電は，「常に問いかける姿勢」および「協・懸案事項や改善事項の委託先における委託業務への反映状況については，当力会社とのコミュニケーション」の意識不足から，社が委託管理を通じて確認する。
巡視業務に係る要求事項に問題はないという先・委託期間中に1回以上，コミュニケーション改善（業務改善要請への検討を含む）
入観を持ってしまい，協力会社との業務上のコのための協力会社との意見交換会を開催する。
ミュニケーションが不足し，協力会社からの改善要請等への受け止めが不足していった。

根本原因○協力会社に対する，コンプライアンスおよび原子力安全文化醸成に関する当社の関与を強化し，継続的な改善を図る。
当社は，協力会社巡視員に対しても，当社社員と同等な原子力安全文化醸成活
当社は，巡視等の保安業務をアウトソースする動を実施することを求め，コンプライアンスおよび安全文化意識の徹底を図る。当 ※原子力品質
際には，当社社員と同水準の要求が必要という保証
コンプライアンスおよ 社が要求する活動は，委託の基本契約等に織り込み確実に実施することを求め認識が乏しく，協力会社に対するコンプライアン
原子力強化
び原子力安全文化 る。
ス最優先および原子力安全文化の意識の浸透
協力会社の安全文化意識の醸成度についてはアンケート調査等により当社が分
プロジェクト
醸成に関する関与についての活動への要求が十分ではなく，協力析・評価し，必要な安全文化醸成活動を協力会社に行わせる。活動の有効性評価
保修管理の強化
会社の自主的・協力的な取り組みに委ねる形にを含めた実施状況は，定期的に社長まで報告する。
第一発電なっていた。
現地協力会社社員と当社・協力会社役員の対話活動を実施する。
協力会社に対し「原子力安全文化の日」の行事における社長訓話の動画を配布
し，原子力安全文化の重要性の意識の浸透を図る。

3

No.

根本原因に係る対策のアクションプラン

8月

9月

運用

活動実施
評価・改善

2月

3月

ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ事例研修
活動評価，
▽
社長報告
社員意識調査▽▽研修の実施
研修結果の確認

研修内容検討・確認

計画策定

計画策定

1月

評価・改善

10月 11月 12月

役員との対話活動，安全文化講演会等の原子力安全文化醸成活動の実施

計画策定

手順書改正

対策案検討

7月

2020年度

▽
継続
実施

▽
継続
実施

▽
継続
実施

▽
継続
実施

次年度
以降

添付資料（24）（2/2）

添付資料（24）-2/2