令和３年 10 月報告書（案）

日本原子力発電株式会社
東海発電所及び東海第二発電所
令和３年度（第２四半期）
原子力規制検査報告書（原子力施設安全及び放射線安全に関するもの）（案）

令和３年 10 月
実用炉監視部門
専門検査部門令和３年 10 月報告書（案）目 次
１． 実施概要........................................................................................................................................................... 1
２． 運転等の状況.................................................................................................................................................. 1
３． 検査結果........................................................................................................................................................... 1
４．検査内容 ............................................................................................................................................................ 2
５． 確認資料........................................................................................................................................................... 7令和３年 10 月報告書（案）１． 実施概要（１）事業者名：日本原子力発電株式会社（２）事業所名：東海発電所及び東海第二発電所（３）検査実施期間：令和３年７月１日～令和３年９月 30 日（４）検査実施者：東海・大洗原子力規制事務所
片岸 信一
奥山 茂
津田 光伸
原子力規制部 検査グループ 専門検査部門
杉山 久弥
初岡 賢政
久我 和史
佐山 洋
佐藤 和子
２． 運転等の状況
２．１ 東海発電所
号機

出力(万 kW)

検査期間中の運転、停止、廃止措置及び建設の状況

－

16.6

廃止措置中（使用済燃料搬出済）

２．２ 東海第二発電所
号機

出力(万 kW)

検査期間中の運転、停止、廃止措置及び建設の状況

－

110.0

停止中

３． 検査結果
検査は、検査対象に対して適切な検査運用ガイド（以下単に「ガイド」という。）を使用して実施した。検査対象については、原子力検査官が事前に入手した現状の施設の運用や保安に関する事項、保安活動の状況、リスク情報等を踏まえて選定し、検査を行った。検査においては、事業者の実際の保安活動、社内基準、記録類の確認、関係者への聞き取り等により活動状況を確認した。ガイドは、原子力規制委員会ホームページに掲載されている。
第２四半期の結果は、以下のとおりである。

1令和３年 10 月報告書（案）３．１ 検査指摘事項
指摘事項なし３．２ 未決事項なし
３．３ 検査継続案件
検査でパフォーマンスの劣化が確認された（その可能性があるものを含む）が、検査期間内にその事実関係が十分に確認できなかったために、検査を継続している事案は、以下のとおりである。
（１）
件名

東海発電所 換気系排気ダクトからの全粒子状物質試料の不確実な測定

検査運用ガイド

BR0050 放射性気体・液体廃棄物の管理

事象の概要

東海発電所 使用済燃料冷却池建屋内の燃料スプリッタ貯蔵庫（H１,H-２）換気系排気ダクトの全粒子状物質試料の採取位置が、他の系統との合流点から試料採取ノズルまでの距離が短い箇所があり、事業者は採取
試料がダクト内の濃度の代表性を確保していることについて不確実であることから、試料採取方法の適切性について調査を実施中。
（令和３年度第２四半期確認）

４．検査内容４．１ 日常検査
４．１．１ 東海発電所（廃止措置中）(1) BM0020 定期事業者検査に対する監督
検査項目 定期事業者検査
検査対象１）定期事業者検査（換気設備機能検査（その１）及び建屋・構築物等状態確認検査（建築））の実施状況(2) BE0010 自然災害防護
検査項目 自然災害防護
検査対象
１）雷害対策(3) BE0020 火災防護
検査項目 四半期検査
検査対象
１）建屋内蛍光灯器具の不具合点検

2令和３年 10 月報告書（案）２）サービス建屋排煙機の維持管理(4) BE0040 緊急時対応の組織の維持
検査項目 緊急時対応の組織の維持
検査対象
１）休日・夜間における緊急時対応組織の維持(5) BR0070 放射性固体廃棄物等の管理検査項目 放射性固体廃棄物等の管理
検査対象
１）廃棄物処理処分の計画・実施(減容固化系の不適合管理)
４．１．２ 東海第二発電所(1) BM0060 保全の有効性評価
検査項目 保全の有効性評価
検査対象
１）非常用ガス再循環ダンパ駆動用電磁弁の不具合
２）サービス建屋屋上換気空調系ダクト外面のコーキング部ひび割れ(2) BM0100 設計管理
検査項目 設計管理の適切性
検査対象
１）重油タンクから所内ボイラへの輸送ライン移設
２）原子炉建屋屋根トラスの耐震補強工事
３）サービス建屋の防火ダンパの更新工事(3) BM0110 作業管理
検査項目 作業管理
検査対象
１）ベイラ室床面からの充填用モルタルの噴出(4) BO0100 サーベイランス試験
検査項目 標準的な検査
検査対象
１）非常用ディーゼル発電機２Ｃの手動起動試験
２）非常用ディーゼル発電機２Ｄの手動起動試験
検査項目 全般的な検査

3令和３年 10 月報告書（案）

検査対象１）非常用ディーゼル発電機ＨＰＣＳの手動起動試験(5) BO1020 設備の系統構成
検査項目 標準的系統構成
検査対象
１）予備変圧器、開閉所（遮断器等）の更新に伴う受電操作(6) BO1070 運転員能力
検査項目 中央制御室・現場での運転員の活動状況
検査対象
１）東海原子力２号線の停止操作(7) BE0010 自然災害防護
検査項目 自然災害防護
検査対象
１）雷害対策２）竜巻への対応(8) BE0020 火災防護
検査項目 四半期検査
検査対象
１）チェックポイント建屋の防火・防煙ダンパの保守点検
２）建屋内蛍光灯器具の不具合点検(9) BE0030 内部溢水防護
検査項目 内部溢水防護
検査対象
１）雨漏りの管理(10) BE0040 緊急時対応組織の維持
検査項目 緊急時対応組織の維持
検査対象
１）休日・夜間における緊急時対応組織の維持(11) BE0090 地震防護
検査項目 地震防護

4令和３年 10 月報告書（案）

検査対象１）地震発生時の体制整備(12) BR0010 放射線被ばくの管理
検査項目 放射線被ばくの管理
検査対象
１）非常用ガス処理系配管移設工事に伴う一時管理区域の設定・解除(13) BR0070 放射性固体廃棄物等の管理検査項目 放射性固体廃棄物等の管理
検査対象
１）廃棄物処分の計画・実施(減容固化系、焼却炉の不適合管理)
４．２ チーム検査
４．２．１ 東海発電所（廃止措置中）(１) BR0020 放射線被ばく評価及び個人モニタリング
検査項目 放射線被ばく評価及び個人モニタリング
検査対象１)体表面汚染管理
２)内部被ばく評価方法(２) BR0030 放射線被ばく ALARA 活動
検査項目 放射線被ばく ALARA 活動
検査対象
１)ドラム缶等内部確認及び切断作業(３)BR0040 空気中放射性物質の管理と低減
検査項目 空気中放射性物質の管理と低減
検査対象
１)原子炉建屋負圧管理
２)ドラムヤード管理区域境界の管理(４)BR0050 放射性気体・液体廃棄物の管理
検査項目 放射性気体・液体廃棄物の管理
検査対象
１)使用済燃料冷却池建屋、ホットワークショップ建屋等の放射性気体廃棄物管理
２)放射性廃液処理建屋の液体廃棄物の放出管理

5令和３年 10 月報告書（案）(５)BR0080 放射線環境監視プログラム
検査項目 放射線環境監視プログラム
検査対象
１)放射線環境監視
２)地下水等への放射性物質の漏洩監視(６)BR0090 放射線モニタリング設備
検査項目 放射線モニタリング設備
検査対象１)放射性液体廃棄物 系統監視機器の校正
４．２．２ 東海第二発電所(１) BR0020 放射線被ばく評価及び個人モニタリング
検査項目 放射線被ばく評価及び個人モニタリング
検査対象
１)個人モニタリングの基本特性
２)外部被ばく評価手法
３)内部被ばく評価手法
４)特別な線量測定(２)BR0030 放射線被ばく ALARA 活動
検査項目 放射線被ばく ALARA 活動
検査対象
１)放射線作業計画
２)被ばく線量推定の検証
３)ＡＬＡＲＡ及び放射線作業の管理(３) BR0040 空気中放射性物質の管理と低減
検査項目 空気中放射性物質の管理と低減
検査対象
１)工学的安全設備の管理
２)呼吸保護装置（全面マスク等）の管理
３)緊急時に使用する自給式呼吸器の管理(４)BR0050 放射性気体・液体廃棄物の管理
検査項目 放射性気体・液体廃棄物の管理

6令和３年 10 月報告書（案）

検査対象１)放射性気体廃棄物管理
２)放射性液体廃棄物管理
３)周辺公衆の被ばく線量評価(５)BR0080 放射線環境監視プログラム
検査項目 放射線環境監視プログラム
検査対象
１)放射線環境監視
２)地下水等への放射性物質の漏洩監視(６)BR0090 放射線モニタリング設備
検査項目 放射線モニタリング設備
検査対象
１) Ge 波高分析装置等の校正及び試験の手順
２)可搬式計測器の管理
３)物品モニタの管理
５． 確認資料
５．１ 日常検査５．１．１ 東海発電所（廃止措置中）(1) BM0020 定期事業者検査に対する監督
検査項目 定期事業者検査
検査対象１）定期事業者検査（換気設備機能検査（その１）及び建屋・構築物等状態確認検査（建築））の実施状況
資料名・ 定期事業者検査報告書（定期事業者検査開始時）（廃室発第 104 号 令和３
年３月 26 日）
・ 定期事業者検査実施要領（ＱＭ東海：8－2－3－7 改訂番号４次）
・ 日本原子力発電株式会社 東海発電所 第１定事検サイクル 定期事業者検査要領書 検査名：建屋・構築物等状態確認検査（建築） 要領書番号：ＮＴ１（定事検）－01－007（2021．7．13 制定）
・ 日本原子力発電株式会社 東海発電所 第１定事検サイクル 定期事業者検査成績書 検査名：建屋・構築物等状態確認検査（建築） 要領書番号：ＮＴ１（定事検）－01－007（検査年月日：2021．7．19、20）
・ 検査体制表 建屋・構築物等状態確認検査（建築） 要領書番号：ＮＴ１（定事検）－01－007（2021．7．19 検査実施責任者確認）

7令和３年 10 月報告書（案）・ 検査体制表 建屋・構築物等状態確認検査（建築） 要領書番号：ＮＴ１（定事検）－01－007（2021．7．20 検査実施責任者確認）
・ 東海発電所 第１定事検サイクル 定期事業者検査 検査要員の力量確認（2021．6．4 検査グループマネージャー承認）
・ 検査グループ員（検査を行う者）力量評価結果表（2021．3．4 室長認定）
・ 日本原子力発電株式会社 東海発電所 第１定事検サイクル 定期事業者検査成績書 検査名：換気設備機能検査（その１） 要領書番号：ＮＴ１（定事検）－01－002（2021 年６月 29 日廃止措置主任者確認）
・ 日本原子力発電株式会社 東海発電所 第１定事検サイクル 定期事業者検査成績書 検査名：建屋・構築物等状態確認検査（建築） 要領書番号：ＮＴ１（定事検）－01－007（2021 年７月 29 日廃止措置主任者確認）
・ 官庁検査等対応手引書（ＱＭ東海：8－2－3－11 改訂番号５次）
・ 東海発電所 第１回 定事検サイクル定期事業者検査報告書について（2021 年
８月 18 日所長承認）(2) BＥ0010 自然災害防護
検査項目 自然災害防護
検査対象
１）雷害対策
資料名・ ニューシア報告書「日本原燃株式会社 分離建屋内(管理区域内)における安全上重要な機器の故障について」(2015 月 08 月 04 日)・ CR 管理票「東海発電所 遮へい冷却ファンの停止について」(2021 年８月 30 日)
・ 東海発電所 展開接続図 「一般停電用予備発電装置 SH1630～1635」(2016年 10 月 26 日)
・ 東海発電所 原子炉施設運転手順書(令和３年４月)
・ 東海発電所 巡視手順書(令和３年４月)
・ 東海発電所・東海第二発電所 情報提供ガイドライン(第 18 次改正 2021 年６月８日)
・ 東海発電所 廃止措置室力量評価結果表(廃止措置管理業務)(2020 年６月
30 日)(3) BE0020 火災防護
検査項目 四半期検査
検査対象
１）建屋内蛍光灯器具の不具合点検
資料名・ (日本原子力発電（株）)防火規定運用要項(2018 年２月６日)

8令和３年 10 月報告書（案）

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

(東海発電所・東海第二発電所)防火管理要領(令和３年５月 17 日)(東海発電所・東海第二発電所)防火防護要領(令和２年２月 25 日)(東海発電所・東海第二発電所)力量運用要領(令和３年５月１日)(東海発電所・東海第二発電所)安全・防災室員教育取扱書(令和３年５月１日)
安全・防災室力量評価結果表(2020 年２月 21 日)
2020 年度東海・東海第二発電所防火計画(実績)(2021 年３月 22 日)
2021 年度東海・東海第二発電所防火計画(計画)(2021 年３月 22 日)(東海発電所・東海第二発電所)防火管理要領(令和３年５月 17 日)(東海発電所・東海第二発電所)2020 年度消防活動等計画(令和３年３月 15
日)(東海発電所・東海第二発電所)2020 年度消防活動等実績(令和３年３月 15
日)

・ 平成 29 年度東海・東海第二発電所定期防火安全点検の実施結果について(平成 30 年１月 16 日)
・ 2020 年度東海・東海第二発電所定期防火安全点検の実施依頼について(2020 年 12 月４日)
・ CR(不適合管理)スクリーニング結果(2021 年 07 月 02 日)
・ 蛍光灯 LED 化工事計画(2021 年度、2022 年度分)（2021 年８月 19 日)
・ 簡易工事要領書「チェックポイント建屋天井照明外観点検」(2021 年７月７日)
・ チェックポイント建屋 天井蛍光灯器具部における変色等の確認について【点検結果のご報告】(2021 年８月 12 日)
・ 東海発電所 保修室力量評価結果表（2021 年６月 16 日）
２）サービス建屋排煙機の維持管理
資料名・ (日本原子力発電（株）)防火規定運用要項(2018 年２月６日)
・ (東海発電所・東海第二発電所)防火管理要領(令和３年５月 17 日)
・ (東海発電所・東海第二発電所)防火防護要領(令和２年２月 25 日)
・ (東海発電所・東海第二発電所)力量運用要領(令和３年５月１日)
・ 2020 年度東海・東海第二発電所防火計画(実績)(2021 年３月 22 日)
・ 2021 年度東海・東海第二発電所防火計画(計画)(2021 年３月 22 日)
・ 東海発電所 点検計画「消火設備(自動火災報知設備)」(2021 年７月６日)
・ 東海発電所 自動火災報知設備及び誘導灯定期点検工事「消防用設備等点
検維持台帳(2020 年度下期)」(2021 年３月 31 日)
・ (東海発電所)CR 管理票(不適合)「サービス建屋排煙口開放による排煙機の作動について」(2021 年 08 月 20 日)
・ (東海発電所系統図面集)「サービス建屋換気系統」
・ 「東海発電所サービス建屋換気系排煙ファン起動について」(2021 年 08 月 23 日)

9令和３年 10 月報告書（案）・ (JIT 情報)「東海発電所サービス建屋排煙口誤開放による排煙機の作動について」(JIT No.2021-39 CR No.T１-DK)・ 土木建築室 力量評価結果表(2021 年６月 10 日)(4) BE0040 緊急時対応の組織の維持
検査項目 緊急時対応の組織の維持
検査対象
１）休日・夜間における緊急時対応組織の維持
資料名・ 東海発電所 災害対策要領(令和３年６月１日）
・ 原子力事業者防災業務計画(令和２年８月）
・ 2021 年度業務計画及び訓練計画について(令和３年３月 31 日）
・ 東海発電所 災害・事故・故障・トラブル時の通報連絡要領(令和３年５月１日）
・ 東海発電所 通報連絡当番制度・待機当番制度運用手引書(令和２年９月 25日）
・ 東海発電所 待機当番者手順書(令和３年５月１日）
・ 東海発電所 地震等災害発生時における放射能測定当番者手順書(令和３年５月１日）
・ 東海発電所・東海第二発電所 通報連絡者・待機・当番者等一覧(2021 年７月９日）
・ 不適切事案に対する東海・東海第二発電所の状況(令和３年７月７日）
・ 異常発生時における当番者(2021 年７月９日）
・ 事故・トラブル時等における連絡先(令和３年７月８日）
・ 警戒事態における連絡先(令和３年７月８日）
・ 特定事象(原災法 10 条通報)における連絡先(令和３年７月８日）
・ 災害対策用常備資機材整備に基づく資機材点検結果について(2021 年４月 28日）
・ 原子力防災資機材整備状況確認表(2020 年９月 28 日）
・ 通報連絡当番者に係る教育・訓練受講記録(2021 年７月７日）(5) BR0070 放射性固体廃棄物等の管理検査項目 放射性固体廃棄物等の管理
検査対象
１）廃棄物処理処分の計画・実施(減容固化系の不適合管理)
資料名・ 日本原子力発電（株） 放射性廃棄物管理業務要項(2021 年４月９日)
・ 東海発電所 廃止措置固体廃棄物管理基準(平成３年８月１日)

10令和３年 10 月報告書（案）・ 東海発電所 2021 年度放射性固体廃棄物の年間計画の通知について(2021
年３月 31 日)
・ 東海発電所・東海第二発電所 2021 年度 品質目標実績評価管理表/安全
文化育成・維持活動実績評価管理表(設定・上期実績・年度実績)(2021 年４月 22 日)・ 廃棄物処理処分計画・実績(週報)(2021 年７月分～９月分)
・ 安全管理室 力量評価結果(2021 年３月 31 日)
５．１．２ 東海第二発電所(1) BM0060 保全の有効性評価
検査項目 保全の有効性評価
検査対象
１）非常用ガス再循環ダンパ駆動用電磁弁の不具合
資料名
・ 点検計画手引書（ＱＭ東Ⅱ：６－３－１－１ 18 次改正）
・ 保全計画検討・策定マニュアル（ＱＭ東Ⅱ：７－１－１－55 10 次改正）
・ 保全内容決定表 機器名称：非常用ガス再循環系循環ダンパ（ＳＢ２－13Ａ）（駆動部）（機器番号：ＳＢ２－13Ａ＃）
・ Ｎｏ．43 ３ＷＡＹ ＳＯＬＥＮＯＩＤ ＶＡＬＶＥ ＮＪ8320Ａ185Ｖ Ｔａｇ．Ｎｏ．ＳＢ２－４Ｂ、５Ａ／Ｂ、13Ａ／Ｂ（ＤＷＧ．Ｎｏ．ＨＩ－04Ｂ８－909Ｒｅｖ．３）
・ ＣＲ管理票（不適合） 件名：Ｒ／Ｂ ５階 ＦＲＶＳ循環ダンパ(ＳＢ２－13Ａ)駆動
用電磁弁微少エアリーク（発行番号：Ｍ21－057 発行日：2021 年６月 19 日）
・ 事後保全機器の保全の見直しについて（2021 年４月 26 日 保修室 保守総括
Ｇｒ）
２）サービス建屋屋上換気空調系ダクト外面のコーキング部ひび割れ
資料名・ ＣＲ管理票（不適合）件名：Ｓ／Ｂ屋上 Ｓ／Ｂ換気系排気ファンＥ－３系統入口ダクト接続部開口（発行番号：Ｍ21－083 発行日：2021 年７月 25 日）・ ＣＲ管理票（不適合）件名：サービス建屋排気系屋上ダクト（Ｅ－３Ａ、Ｂ入口側）
腐食による開口事象について（発行番号：20Ｂ41017－00－Ｑ01 発行日：2020
年 11 月 12 日）
・ 工事等仕様書 東海第二発電所 屋外ダクト定検工事 2020 年５月（2020 年
６月２日決裁）
・ 契約明細表 件名：東海第二発電所 屋外ダクト定検工事（登録番号：20－１－00387－01）
・ 点検記録（１／２） 工事件名：屋外ダクト定検工事（最終検査日：2021 年１月５日）
・ 外観検査 工事件名：屋外ダクト定検工事（最終検査日：2020 年 11 月 20 日）
・ 塗装記録 工事件名：屋外ダクト定検工事（最終検査日：2020 年 11 月 20 日）

11令和３年 10 月報告書（案）・ 作業管理チェックシート 工事件名：東海第二発電所 屋外ダクト定検工事（工事期間：2020 年 11 月５日～2021 年３月 12 日）
・ 東海第二発電所 点検計画 設備名称：サービス建屋換気空調設備（105 次
改正）
・ 工事計画検討書作成基準（ＱＭ東Ⅱ：７－３－１－３ 46 次改正）
・ 設計管理要項（ＱＭ共通：７－３－１ 22 次改正）
・ 調達管理要項（ＱＭ共通：７－４－１ 47 次改正）
・ 商品カタログ 紫外線硬化型ＦＲＰシート ウルトラパッチ（2021 年９月７日電子版）(2) BM0100 設計管理
検査項目 設計管理の適切性
検査対象
１）重油タンクから所内ボイラへの輸送ライン移設
資料名 ※
・
・
・
・

東海第二発電所 工事計画検討書作成基準(令和３年８月 22 日)
東海第二発電所 設備図書検討会運営手引書(令和３年５月１日)
東海第二発電所 設備図書検討会メンバーの指名について(2021 年７月 28 日)
東海第二発電所 配管アイソメトリック図「所内ボイラー重油移送系」(2021 年２
月 22 日)・ 東海第二発電所 計器単体試験成績書「LIS-P61-R127」
・ 東海第二発電所 重油移送系統の一次圧力調整弁故障模擬の検証計画について(2021 年６月 18 日)
・ 東海第二発電所 重油移送系統の一次圧力調整弁故障模擬の検証結果について(2021 年６月 28 日)
・ 東海第二発電所 保修室力量評価結果表（2019 年１月７日)
２）原子炉建屋屋根トラスの耐震補強工事
資料名
・ 工事計画検討書作成基準（ＱＭ東Ⅱ：７－３－１－３ 46 次改正）
・ 設計管理要項（ＱＭ共通：７－３－１ 22 次改正）
・ 調達管理要項（ＱＭ共通：７－４－１ 47 次改正）
・ 停止時遵守事項（ＱＭ東Ⅱ：７－２－０－２ 27 次改正）
・ 工事計画検討書 Ａ 東海第二発電所 工事件名：原子炉建屋屋根トラス補強工事（2020 年 10 月８日承認）
・ 工事等仕様書 東海第二発電所 原子炉建屋屋根トラス補強工事（2021 年４月）
・ 東海第二発電所 原子炉建屋屋根トラス補強に係る躯体調査 報告書（2019年３月 22 日室長確認）
・ あと施工アンカー施工指針（案）【接着系／カプセル方式】一般社団法人日本建築あと施工アンカー協会（2019 年 10 月第３版）

12

令和３年 10 月報告書（案）・ あと施工アンカー技術資料 一般社団法人日本建築あと施工アンカー協会（平成 27 年８月 17 日第７版）
・ 設計図書審査・検証記録 設計図書名：構造検討書 ＴＫ２－21－ＫＴ－001
Ｒｅｖ．２（審査・検討完了日：2021 年６月２日）
・ 構造検討書 図書番号：ＴＫ２－21－ＫＴ－001 工事件名：原子炉建屋屋根トラス補強工事（建築Ｇｒリーダー決裁日：2021 年６月７日）
・ 施工計画書 図書番号：ＴＫ２－21－ＳＫ－001 工事件名：東海第二発電所
原子炉建屋屋根トラス補強工事（建築Ｇｒリーダー確認日：2021 年４月 13 日）
・ 工事要領書 図書番号：ＴＫ２－21－ＫＹ－001 工事名称：東海第二発電所
原子炉建屋屋根トラス補強工事（建築Ｇｒリーダー確認日：2021 年７月 14 日）
・ 力量評価書 図書番号：ＴＫ２－21－ＲＨ－001 工事名称：東海第二発電所
原子炉建屋屋根トラス補強工事（建築Ｇｒリーダー確認日：2021 年４月 13 日）
・ 吊具の落下防止対策が機能しない場合の物理的対策 作業件名：原子炉建屋
屋根トラス補強工事（2021 年４月 19 日建築Ｇｒ作成）
・ 検査記録表【材料受入検査】工事件名：東海第二発電所原子炉建屋屋根トラ
ス補強工事 検査項目：ケミカルアンカー、アンカーボルト（検査年月日：2021 年６月７日）
・ 検査記録表【アンカー穿孔】工事件名：東海第二発電所原子炉建屋屋根トラス
補強工事 検査項目：計測検査（検査年月日：2021 年６月 22 日）
・ 検査記録表【アンカーボルト打設】工事件名：東海第二発電所原子炉建屋屋根
トラス補強工事 検査項目：目視検査、接触・打音検査、計測検査（検査年月日：2021 年６月 28 日）
・ 検査記録表【非破壊検査】工事件名：東海第二発電所原子炉建屋屋根トラス
補強工事 検査項目：アンカー引張試験（検査年月日：2021 年６月 28 日）３）サービス建屋の防火ダンパの更新工事
資料名・ 工事計画検討書作成基準（ＱＭ東Ⅱ：７－３－１－３ 46 次改正）
・ 設計管理要項（ＱＭ共通：７－３－１ 22 次改正）
・ 調達管理要項（ＱＭ共通：７－４－１ 47 次改正）
・ 停止時遵守事項（ＱＭ東Ⅱ：７－２－０－２ 27 次改正）
・ 工事等仕様書 東海第二発電所 サービス建屋換気空調設備他修繕工事
2021 年１月（2021 年１月 15 日決裁）
・ 契約明細表 件名：東海第二発電所 サービス建屋換気空調設備他修繕工事（登録番号：20－１－00576－01ａ）
・ 不適合管理票 件名：Ｓ／Ｂ防火ダンパ動作不良について（発行番号：19Ｂ
41005－00－Ｑ01 発行日：2019 年 12 月 12 日）
・ 工事計画検討書 Ａ 東海第二発電所 工事件名：サービス建屋換気空調設
備他修繕工事（2020 年７月 13 日承認）
・ 工事計画検討書 Ａ 東海第二発電所 工事件名：サービス建屋換気空調設
備他修繕工事（設計変更）（2021 年１月 15 日承認）・ 点検記録 工事件名：サービス建屋換気空調設備他修繕工事（実施日：202113令和３年 10 月報告書（案）

・
・

・
・

年３月 24 日）
作業管理チェックシート 工事件名：サービス建屋換気空調設備他修繕工事（工事期間：2020 年８月 21 日～2021 年３月 26 日）
工事要領書 工事名称：サービス建屋換気空調設備他修繕工事 図書番号：
20Ｂ71007－00－Ｃ02 発行日：2021 年１月 22 日（2021 年３月 23 日室長確認）
工事報告書 名称：サービス建屋換気空調設備他修繕工事 図書番号：20Ｂ
71007－00－Ｒ01 発行日：2021 年６月 17 日（2021 年６月 30 日リーダ確認）
力量評価書 工事名称：サービス建屋換気空調設備他修繕工事 図書番号：
20Ｂ71007－00－Ｖ01 発行日：2020 年 10 月 16 日（2021 年３月 23 日マネー
ジャ確認）

(3) BM0110 作業管理
検査項目 作業管理
検査対象
１）ベイラ室床面からの充填用モルタルの噴出
資料名・ ＣＲ管理票 件名：ベイラ建屋下の地下充填作業におけるベイラ建屋へのモルタルの侵入（発行番号：ＣＲ21－ＴＫ－00837 発行日：2021 年６月 22 日）
・ ベイラ建屋新設工事 立面図及び断面図（図番：６－102 50 年 12 月 19 日）
・ ＢＡＬＥＲ ＲＯＯＭ 構造計算書（日本原子力発電株式会社 東海建設所建築課 昭和 49 年６月）
・ 作業要領書 作業名称：電気計装及び機械設備他日常点検保守作業（土木
建築設備）（図書番号：21Ｂ21001－03－Ｃ01 発行日：2021 年３月 29 日）・ 日点仕様通知票及び実施報告票 件名：ベイラ建屋仕分室床補修（発行番号：2021－Ｃ42Ｓ－0006 発行年月日：2021 年６月 25 日）
・ 商品カタログ 無収縮モルタル フィルコンＲ・ 商品カタログ ＮＰメガモルハード(4) BO0100 サーベイランス試験
検査項目 標準的な検査
検査対象
１）非常用ディーゼル発電機２Ｃの手動起動試験
資料名・ 東海第二発電所特別な保全計画作成手引書(令和３年４月)
・ 東海第二発電所長期保管運転計画表(2021 年７月, 2021 年６月 29 日)
・ 東海第二発電所機能維持確認試験計画(2021 年７月, 2021 年６月 29 日)
・ 東海第二発電所定期試験手順書（2021.４.30）

14令和３年 10 月報告書（案）・ 定事検「定期試験」「機能維持確認試験」「自主試験」及び「定期試験手順書に準じて実施する運転確認」の事前確認記録(系統 DG２C)(2021 年７月９日)
・ 東海第二発電所 運転日誌(2021 年７月 12 日)
・ 東海第二発電所 定期試験記録(DG２C 燃料供給系)(2021 年７月 12 日)
・ 東海第二発電所 定期試験記録(DG２C 空気圧縮機自動起動試験)(2021 年
７月 12 日)・ 東海第二発電所 定期試験記録(DG２C 手動起動試験)(2021 年７月 12 日)
・ 東海第二発電所 発電室員教育取扱書（令和３年７月１日）
・ 発電室員力量評価結果【発電室運転員Ⅰ】（2020 年７月 27 日）
・ 発電室員力量評価結果【発電室運転員Ⅱ】（2021 年４月１日）
２）非常用ディーゼル発電機２Ｄの手動起動試験
資料名・ 東海第二発電所 系統機能整理表(21 次改正)(2021 年７月 14 日)
・ 東海第二発電所 点検計画(24 次改正)ディーゼル発電設備２D(2021 年６月
30 日)
・ 東海第二発電所特別な保全計画作成手引書(令和３年４月)
・ 東海第二発電所長期保管運転計画表(2021 年７月, 2021 年６月 29 日)
・ 東海第二発電所機能維持確認試験計画(2021 年９月, 2021 年８月 31 日)
・ 東海第二発電所定期試験手順書（2021.４.30）
・ 定事検「定期試験」「機能維持確認試験」「自主試験」及び「定期試験手順書に準じて実施する運転確認」の事前確認記録(系統 DG２D)(2021 年９月１日)
・ 東海第二発電所 運転日誌(2021 年９月２日)
・ 東海第二発電所 定期試験記録(DG２D 燃料供給系)(2021 年９月２日)
・ 東海第二発電所 定期試験記録(DG２D 手動起動試験)(2021 年９月２日)
・ 東海第二発電所 定期試験記録(DG２D 空気圧縮機自動起動試験)(2021 年
９月２日)
・ 東海第二発電所 発電室員教育取扱書（令和３年７月１日）
・ 発電室員力量評価結果【発電室運転員Ⅰ】（2020 年７月 27 日）
・ 発電室員力量評価結果【発電室運転員Ⅰ】（2021 年２月９日）
検査項目 全般的な検査
検査対象
１）非常用ディーゼル発電機ＨＰＣＳの手動起動試験
資料名・ 東海第二発電所 系統機能整理表(21 次改正)(2021 年７月 14 日)
・ 東海第二発電所 点検計画(24 次改正)高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備(2021 年６月 30 日)
・ 東海発電所・東海第二発電所 2021 年度品質目標(2021 年３月 31 日)

15令和３年 10 月報告書（案）・ 東海発電所・東海第二発電所 保修室 業務計画・実績管理表(2021 年６月
25 日)
・ 東海発電所・東海第二発電所 保全対象系統リスト(７次改正)(令和 02 年９月
15 日)
・ 東海第二発電所 CS 毎の運転指標(PI)の傾向確認(保全活動監視対象判定数)(2021 年６月７日)
・ CR 管理表(不適合)HPCS D/G 右側吸気マニホールド配管フランジからのにじみ(2016 年 05 月 09 日)
・ 東海第二発電所 特別な保全計画作成手引書(令和３年４月)
・ 東海第二発電所 長期保管運転計画表(2021 年８月)REV.１(2021 年８月５日)
・ 東海第二発電所 月間機能維持確認試験計画表 Rev.１(2021 年８月)(2021
年８月６日)
・ 東海第二発電所定期試験手順書（2021.７.16）
・ 定事検「定期試験」「機能維持確認試験」「自主試験」及び「定期試験手順書に準じて実施する運転確認」の事前確認記録(系統 HPCS DG)(2021 年８月
10 日)
・ 東海第二発電所 運転日誌(2021 年８月 12 日)
・ 東海第二発電所 定期試験記録(HPCS DG 燃料供給系)(2021 年８月 12 日)
・ 東海第二発電所 定期試験記録(HPCS DG 空気圧縮機自動起動試
験)(2021 年８月 12 日)
・ 東海第二発電所 定期試験記録(HPCS DG 手動起動試験)(2021 年８月 12日)
・ 東海第二発電所 発電室員教育取扱書（令和３年７月１日）
・ 発電室員力量評価結果【発電室運転員Ⅰ】（2020 年７月 27 日）
・ 発電室員力量評価結果【発電室運転員Ⅱ】（2021 年７月 27 日）(5) BO1020 設備の系統構成
検査項目 標準的系統構成
検査対象
１）予備変圧器、開閉所（遮断器等）の更新に伴う受電操作
資料名・ 東海第二発電所 系統機能整理表(21 次改正)(2021 年７月 14 日)
・ 東海第二発電所 点検計画(21 次改正)(2020 年９月 24 日）
・ 東海第二発電所 第 25 回定事検停止時系統構成リスク管理週報(2021 年８月分、９月分)・ CR 管理票(不適合)「東海第二発電所 154kV 線路 PD 二次電圧不良」

16

令和３年 10 月報告書（案）

・
・
・
・
・
・
・
・

(CR21-TK-01451,2021 年 08 年 20 日)
CRM における不適合/CR, CAQ/NCAQ に関する議論データベース【2021/８/31】
東海第二発電所 電気設備耐震補強工事のうち 154kV 改造工事(予備変圧器等設置工事)工事要領書(2021 年７月５日)
東海第二発電所 第 25 回定検規制事項連絡票「所内電源切替準備に伴う所
内ボイラ及び屋内消火系全停」(2021 年８月 12 日)
作業予定・安全設計書「電気設備耐震補強工事のうち 154ｋＶ改造工事（予備
変圧器等設置工事）」（2021 年８月 20 日、2021 年８月 26 日）
東海第二発電所 電気設備運転手順書「４.２ 154kV 系」（2021 年８月 19 月）
東海第二発電所 電源系統図 rev.６(2016 年２月 29 日)
東海第二発電所 屋内消火水系統図 rev.35(2020 年６月)
東海第二発電所 LOAD LIST(PC ２A-３)Rev.13(2021 年６月 10 日)

・ 東海第二発電所 LOAD LIST(MCC ２A３-１)Rev.９(2020 年 10 月 13 日)
・ 東海第二発電所 保修室力量評価結果表(2021 年８月 17 日)(6) BO1070 運転員能力
検査項目 中央制御室・現場での運転員の活動状況
検査対象
１）東海原子力２号線の停止操作
資料名・ 東海第二発電所 原子力発電施設の重要度分類基準(令和３年６月３日)
・ 東海第二発電所 電気設備運転手順書「４.１ 275kV 系」（2021 年８月 19 日）
・ 東海第二発電所 運転日誌(2021 年９月９日)
・ 東海第二発電所 275kV 母線停止操作記録(2021 年９月９日)
・ 東海第二発電所 発電室員教育取扱書（令和３年７月１日）
・ 発電室員力量評価結果【発電室運転員Ⅰ】（2020 年７月 27 日）
・ 発電室員力量評価結果【発電室運転員Ⅰ】（2021 年２月９日）
・ ニューシア報告書「東海発電所 154kV 母線充電時における原子力２号線停止について」(1993-原電-T002)(7) BE0010 自然災害防護
検査項目 自然災害防護
検査対象
１）雷害対策
資料名・ CR 管理票「東海第二発電所 落雷の影響と思われる警報の発報について」17令和３年 10 月報告書（案）

・
・
・
・
・
・

(2021 月７月 11 日)
CR 管理票(不適合)「東海第二発電所 D/Y B 棟 地下１階(BO45) RP コンピュータ指示変動」(2021 月７月 11 日)
CR 管理票(不適合)「東海第二発電所 MCR ITV 装置(No.６～17、No.19～
21、No.23)映像不良」(2021 月７月 11 日)
CR 管理票(不適合)「東海第二発電所 MCR CP 環境監視盤 グラフィックパネ
ル不良」(2021 月７月 11 日)
CR 管理票(不適合)「東海第二発電所 MCR CP-37 複合火災受信機不良」(2021 月７月 11 日)
CR 管理票(不適合)「東海第二発電所 落雷の影響と思われる警報の発報について」(2021 月７月 11 日)
ニューシア報告書「東通発電所１号機 潮位・津波観測装置の潮位データ未表
示」(2015 月 07 月 06 日)

・ ニューシア報告書「日本原燃株式会社 分離建屋内(管理区域内)における安全上重要な機器の故障について」(2015 月 08 月 04 日)・ 東海第二発電所 取扱説明書「放電々流測定用品(E-6702315)rev.６」
・ 東海第二発電所 保修室 力量評価結果表(2021 月３月３日)
・ 東海発電所・東海第二発電所 情報提供ガイドライン(第 18 次改正 2021 年６月８日)
２）竜巻への対応
資料名・ 一般作業安全要領（平成 21 年６月 26 日第３次改正）
・ 異常気象対応業務マニュアル 安全防災室（令和２年５月第２次改正）
・ 工事計画に係る補足説明資料 補足－440【竜巻への配慮が必要な施設の強度に関する説明書の全般の補足説明】平成 30 年 10 月（東海第二発電所 工
事計画審査資料 資料番号：補足－440 改１）・ 工事等に係る技術検討会運営手引書（ＱＭ東Ⅱ：7－3－1－2 第２次改正）
・ 工事等に係る技術検討会 提案事項及び審議結果 件名：東海第二発電所
竜巻対策のうち原子炉建屋壁面改造工事の方針について（第 449 回工技検2019 年 10 月 17 日）(8) BE0020 火災防護
検査項目 四半期検査
検査対象
１）チェックポイント建屋の防火・防煙ダンパの保守点検
資料名・ 消防計画（変更）届出書（2021 年５月 19 日）
・ 防火管理要領（安全・防災室 令和３年５月）

18令和３年 10 月報告書（案）

・
・
・
・
・

危険物予防規程（安全・防災室 令和２年６月）
消防設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書（平成 30 年 11 月 22 日）
消防用設備等点検維持台帳（2020 年度上期分）
消防用設備等点検維持台帳（2020 年度下期分）
不適合・連絡票（受注者用） 発生件名：チェックポイント建屋防火ダンパ動作不
良及び温度ヒューズ断について（発行番号：Ｋ2－04－4ＳＱ004－1 発行日：平成 16 年 12 月 3 日)・ 技術連絡票 件名：東海第二発電所 ＢＤＭ機器の点検見直しの依頼について（2021 年８月 19 日 保修室 保守総括Ｍ）
・ ＣＲ管理票（不適合） 件名：Ｃ／Ｐ建屋防火ダンパの点検計画不備について（発行番号：T２-GAG-001 発行日：2021 年９月 10 日）・ ＣＲ管理票（不適合） 件名：Ｃ／Ｐ内防火ダンパの内部確認未実施について（発行番号：T121-GAG-003 発行日：2021 年９月 21 日）
２）建屋内蛍光灯器具の不具合点検
資料名・ (日本原子力発電（株）)防火規定運用要項(2018 年２月６日)
・ (東海発電所・東海第二発電所)防火管理要領(令和３年５月 17 日)
・ (東海発電所・東海第二発電所)防火防護要領(令和２年２月 25 日)
・ (東海発電所・東海第二発電所)力量運用要領(令和３年５月１日)
・ (東海発電所・東海第二発電所)安全・防災室員教育取扱書(令和３年５月１日)
・ 安全・防災室力量評価結果表(2020 年２月 21 日)
・ 2020 年度東海・東海第二発電所防火計画(実績)(2021 年３月 22 日)
・ 2021 年度東海・東海第二発電所防火計画(計画)(2021 年３月 22 日)
・ (東海発電所・東海第二発電所)防火管理要領(令和３年５月 17 日)
・ (東海発電所・東海第二発電所)2020 年度消防活動等計画(令和３年３月 15
日)
・ (東海発電所・東海第二発電所)2020 年度消防活動等実績(令和３年３月 15
日)
・ 平成 29 年度東海・東海第二発電所定期防火安全点検の実施結果について(平成 30 年１月 16 日)
・ 2020 年度東海・東海第二発電所定期防火安全点検の実施依頼について(2020 年 12 月４日)
・ CR 管理票「ABC-A」01 ゲート上部の天井蛍光灯からの発煙・異臭事象(2021
年 06 月 28 日)
・ CR(不適合管理)スクリーニング結果(2021 年 07 月 02 日)
・ 蛍光灯 LED 化工事計画(2021 年度、2022 年度分)（2021 年８月 19 日)
・ 東海第二発電所 照明雑動力設備修繕工事(2020 年 10 月 29 日)

19令和３年 10 月報告書（案）・ 簡易工事要領書「チェックポイント建屋天井照明外観点検」(2021 年７月７日)
・ チェックポイント建屋 天井蛍光灯器具部における変色等の確認について【点検結果のご報告】(2021 年８月 12 日)
・ 東海第二発電所 保修室力量評価結果表（2021 年６月 16 日）(9) BE0030 内部溢水防護
検査項目 内部溢水防護
検査対象
１）東海第二発電所の雨漏りの管理
資料名
・ 工事計画に係る補足説明資料 補足－310【その他発電用原子炉の附属施設のうち溢水防護に関する施設に係る補足説明資料】 平成 30 年 10 月 日本原
子力発電株式会社（東海第二発電所 工事計画審査資料 資料番号：補足－310 改１）・ 巡視点検手順書 令和３年４月 発電室（改正 14 2020．3．31）
・ 東海・東海第二発電所 情報提供ガイドライン（2020 年２月 14 日改正）
・ 東海第二発電所 雨漏れリスト（2021／8／30 発電室）
・ 工事に伴う電気機械器具等及び可動設備（R/B 搬入口扉を含む）点検取扱手
引書（ＱＭ東Ⅱ：7－1－1－36 13 次改正）
・ ＣＲ管理票（不適合）件名：Ｃ／Ｓ電気室地下１階 Ｄ／Ｇ室入口階段付近 機器ハッチ床面たまり水（発行番号：Ｍ21－087 発行日：2021 年７月 29 日）・ ＣＲ管理票（不適合）件名：原子炉建屋６Ｆシールドプラグ天井部雨水浸入（発行番号：Ｍ21－098 発行日：2021 年８月９日）
・ ＣＲ管理票（不適合）件名：Ｄ／Ｇ２Ｄ室 整流器用変圧器盤裏側床面及び天板部たまり水（発行番号：Ｍ21－086 発行日：2021 年７月 29 日）(10)BE0040 緊急時対応組織の維持
検査項目 緊急時対応組織の維持
検査対象
１）休日・夜間における緊急時対応組織の維持
資料名・ 東海第二発電所 災害対策要領(令和３年６月１日）
・ 原子力事業者防災業務計画(令和２年８月）
・ 2021 年度業務計画及び訓練計画について(令和３年３月 31 日）
・ 東海第二発電所 災害・事故・故障・トラブル時の通報連絡要領(令和３年５月１日）
・ 東海第二発電所 待機当番者手順書(令和３年５月１日）
・ 東海第二発電所 地震等災害発生時における放射能測定当番者手順書(令和３年５月１日）20令和３年 10 月報告書（案）・ 東海発電所・東海第二発電所 通報連絡者・待機・当番者等一覧(2021 年７月９日）
・ 不適切事案に対する東海・東海第二発電所の状況(令和３年７月７日）
・ 異常発生時における当番者(2021 年７月９日）
・ 事故・トラブル時等における連絡先(令和３年７月８日）
・ 警戒事態における連絡先(令和３年７月８日）
・ 特定事象(原災法 10 条通報)における連絡先(令和３年７月８日）
・ 災害対策用常備資機材整備に基づく資機材点検結果について(2021 年４月 28日）
・ 原子力防災資機材整備状況確認表(2020 年９月 28 日）
・ 通報連絡当番者に係る教育・訓練受講記録(2021 年７月７日）(11)BE0090 地震防護
検査項目 地震防護
検査対象
１）地震発生時の体制整備
資料名・ 災害・事故・故障・トラブル時の通報連絡要領（ＱＭ東Ⅱ：7－1－4－3 第 21 次
改正）
・ 地震後における発電所の保安確認基準（ＱＭ東Ⅱ：7－1－1－8 第 38 次改正）
・ 東海第二発電所 地震後の保安確認措置 点検結果報告書（2021 年３月 20
日（土）18 時 09 分震度４）
・ 東海第二発電所 地震後の保安確認措置 点検結果報告書（2021 年２月 13日（土）23 時 08 分震度５弱）
・ 発電室員教育取扱書（ＱＭ東Ⅱ：6－2－1－15 第 37 次改正）
・ 発電室員 力量評価結果表【発電室 運転員Ⅰ】（決裁日：2021 年２月９日）(12)BR0010 放射線被ばくの管理
検査項目 放射線被ばくの管理
検査対象
１）非常用ガス処理系配管移設工事に伴う一時管理区域の設定・解除
資料名
・ 東海第二発電所 放射線管理仕様書(2020 年９月)
・ 東海第二発電所 「排気筒補強工事に係る非常用ガス処理系配管干渉対策工事」工事要領書（2021 年６月 23 日)
・ 東海第二発電所 放射線管理業務要領（2021 年６月 25 日)
・ 東海第二発電所 管理区域手順書(令和３年６月 25 日)
・ 東海第二発電所 管理区域の設定、解除の状況(2021 年７月６日)

21令和３年 10 月報告書（案）・ 東海第二発電所 管理区域図(2021 年７月６日)
・ 東海第二発電所 管理区域変更通知書(2021 年７月６日)
・ 放射線作業管理記録「排気筒補強工事に係る非常用ガス処理系配管干渉対策工事」(試料内面測定結果)(2021 年７月６日)
・ 放射線作業管理記録「排気筒補強工事に係る非常用ガス処理系配管干渉対策工事」(作業環境測定結果)(2021 年７月６日)
・ 放射線管理の手引書(2021 年７月１日)
・ 作業予定表・指示書「排気筒補強工事に係る非常用ガス処理系配管干渉対策工事」(2021 年７月８日)
・ 放射線作業管理記録「SGTS 配管移設に伴う区域解除サーベイ」(2021 年７月
６日)
・ 放射線作業管理記録「SGTS 配管移設に伴う区域解除サーベイ」(2021 年７月
７日)
・ 放射線作業管理記録「SGTS 配管移設に伴う区域解除サーベイ」(2021 年７月
８日)
・ 原子炉施設保安委員会及び原子炉施設保安運営委員会要領(2021 年４月
23 日)
・ 東海第二発電所原子炉保安運営委員会運営要領(令和２年８月７日)
・ 東海第二発電所原子炉保安運営委員会提案事項及び審議結果(2021 年６月 14 日)・ 東海第二発電所協力企業の放射線防護手順書(令和２年３月)
・ CR 管理票(不適合)「一時管理区域の設定解除に係る保安運営委員会付議資料の記載の適正化について」(2021 年 09 月 22 日)
・ 安全管理室力量評価結果(2021 年３月 31 日)(13)BR0070 放射性固体廃棄物等の管理検査項目 放射性固体廃棄物等の管理
検査対象
１）東海第二発電所の廃棄物処分の計画・実施(減容固化系、焼却炉の不適合管理)
資料名・ 日本原子力発電（株） 放射性廃棄物管理業務要項(2021 年４月９日)
・ 東海第二発電所 固体廃棄物管理基準(平成３年５月１日)
・ 東海第二発電所 2021 年度固体廃棄物の処理依頼について(2021 年４月２日)
・ 東海第二発電所 2021 年度放射性固体廃棄物の年間計画の通知について(2021 年３月 31 日)
・ 東海発電所・東海第二発電所 2021 年度 品質目標実績評価管理表/安全22令和３年 10 月報告書（案）

・
・
・
・
・
・

文化育成・維持活動実績評価管理表(設定・上期実績・年度実績)(2021 年４月 22 日)
廃棄物処理処分計画・実績(週報)(2021 年７月分～９月分)
CR 管理票(不適合)「増強 R/W 雑固体焼却設備「雑固体ドラム補給注意」表
示点灯」(M20-281、2021 年 03 月 16 日)
CR 管理票(不適合)「減容固化系造粒固化 MCC 異常」(M20-282、2021 年３
月 17 日)CR 管理票(不適合)「増強 R/W 雑固体廃棄物焼却処理設(NR22-RCP721)「排ガスブロワ振動大」警報発報」(M21-029、2021 年４月 28 日)
CR 管理票(不適合)「増強 R/W 雑固体廃棄物焼却処理設備制御盤「雑固体焼却炉シーケンサ異常」警報発報」(M21-067、2021 年 07 月 08 日)
CR 管理票(不適合)「増強 R/W 雑固体廃棄物焼却処理設備炉底ダンパシール
用コンプレッサ出口安全弁作動」(M21-091、2021 年 08 月 06 日)

・ 安全管理室 力量評価結果(2021 年３月 31 日)
５．２ チーム検査
５．２．１ 東海発電所（廃止措置中）(１)BR0020 放射線被ばく評価及び個人モニタリング
検査項目 放射線被ばく評価及び個人モニタリング
検査対象１)体表面汚染管理
資料名・放射線管理業務のうち放射線管理業務月例報告書（12 月分）2021 年１月 14 日
発行 20AA-1001-01-R01-９ 管理区域内スミヤのα測定記録
・東海発電所放射線管理測定記録 2020 年度第 48 週
・放射線防護調査票 2019 年８月９日 16 時 28 分
２)内部被ばく評価方法
資料名・QM 東：７-１-６-４ 線量管理手順書 令和２年９月
・放射線防護調査票 2019 年６月 21 日 11 時９分
・放射線防護調査票 2019 年３月 26 日 10 時 55 分
・放射線防護調査票 2020 年６月 11 日 11 時 22 分
(２)BR0030 放射線被ばく ALARA 活動
検査項目 放射線被ばく ALARA 活動
検査対象
１)ドラム缶等内部確認及び切断作業

23令和３年 10 月報告書（案）

資料名・ ドラム 缶 等内 部 確 認 及び切断 作業 放射 線 防護指示 書 ホ ッ ト ワー クシ ョップ,CCP,AETP, 作業コード 0170 令和３年４月９日
・21AC1001-00-C01 2021 年３月 30 日発行 ドラム缶等内部確認及び切断作業
作業要領書(３)BR0040 空気中放射性物質の管理と低減
検査項目 空気中放射性物質の管理と低減
検査対象
１)原子炉建屋負圧管理
資料名・排気筒サンプリング系統図 S-27
・東海発電所放射性廃棄物管理月報(排気筒）2020 年 11 月
２)ドラムヤード管理区域境界の管理
資料名・換気サンプリング配管系統図 S27-１(４)BR0050 放射性気体・液体廃棄物の管理
検査項目 放射性気体・液体廃棄物の管理
検査対象
１)使用済燃料冷却池建屋、ホットワークショップ建屋等の放射性気体廃棄物管理
資料名・換気サンプリング配管系統図 S27-１
・放射線計測器類保守点検 可搬型ダストサンプラ（KLD）定期点検報告書
20BA1010-00-R04-TKLD 2020 年８月７日
・20BA-1010-00-R04-TPCB 放射線計測器類保守点検ピコベータ定期点検報告書 2021 年４月５日
・東海発電所放射性廃棄物管理月報（排気筒以外への排気系出口）2011 年３月
・東海発電所放射性廃棄物管理月報（排気筒以外への排気系出口）2011 年４月
・東海発電所点検計画 18 次改正（軽微）2020 年４月
・2008 年度放射線作業従事者線量等報告書
・東海発電所 各建屋排気口からの放射性物質放出量及び実効線量評価
２)放射性廃液処理建屋の液体廃棄物の放出管理
資料名・定例業務記録 N-27 放射性廃液処理設備漏洩検査孔の確認（2021 年４月分）
2021 年４月１日報告
・AETP 漏洩検出孔概略図24令和３年 10 月報告書（案）・東海発電所洗濯廃液処理液タンク水全アルファ放射能測定結果 2020 年 11 月６日
・QM 東海：７-１-５-２ 放出管理手順書 令和３年４月
・QM 東海：７-１-８-17 原子炉施設運転手順書 令和３年４月
・東海発電所放射性液体廃棄物放出記録 No.20-21 2021 年３月 10 日 10 時
40 分採取・QM 東海：７-１-８-14(３次）警報設定値及び保護継電器整定値管理基準
・工事計画認可申請書 発管業発第 161 号平成９年 12 月 16 日
(５)BR0080 放射線環境監視プログラム
検査項目 放射線環境監視プログラム
検査対象
１)放射線環境監視
資料名・ISSN 0912-36X 環境放射線監視季報 第 190 報、191 報
・茨城県原子力安全協定集 平成 20 年４月
・モニタリングポスト全体ブロック図 WTA401506
・設備区分コード No.ED-２ 計装用 AC 及び 24V DC 系単線結線図（その１）・QM 東Ⅱ：７-１-６-９ 環境放射能手順書 令和２年９月
・M/P,M/S パトロールチェックシート 2021 年３月 10 日
・定期点検記録(ダストサンプラ）点検年月日 2021 年３月８日
２)地下水等への放射性物質の漏洩監視
資料名
・15A41014-00-R01 平成 28 年４月５日発行 維持管理設備機器点検工事
・AETP 漏えい検出孔概略図
・洗濯廃液配水管、除染廃液排水管配管図 5119
・外部配管図 5115
・維持管理設備機器点検工事報告書(６)BR0090 放射線モニタリング設備
検査項目 放射線モニタリング設備
検査対象 放射性液体廃棄物 系統監視機器の校正
資料名・東海発電所計器ループ試験成績書 LT-N431～LI-R431A/洗濯レシービングタン
ク A 2019.12.６試験日
・東海発電所放水口モニタ試験成績書 2019.３.５

25

令和３年 10 月報告書（案）５．２．２ 東海第二発電所(１) BR0020 放射線被ばく評価及び個人モニタリング
検査項目 放射線被ばく評価及び個人モニタリング
検査対象
１)個人モニタリングの基本特性
資料名・ホールボディカウンタ（Ｇｅ搭載改造）完成図書 平成 24 年６月
・電子式個人線量計 完成図書（２／２） 平成 20 年 10 月
２)外部被ばく評価手法
資料名・電子式個人線量計（γ線用）定期点検要領書／成績書 2020 年 10 月 15 日～
2020 年 10 月 16 日
・ＮＳＳ ＡＲＭ 試験成績書 東海第二発電所 原子炉建屋３階 制御棒水圧制
御ユニット西側
３)内部被ばく評価手法
資料名・QM 東Ⅱ：7－1－6－2（19 次）線量管理要領
・QM 東Ⅱ：7－1－6－5（24 次）線量管理手順書
・ＷＢＣ受検者月報（内部被ばく算定結果）2021 年２月分
・臨時線量評価書 2020 年 10 月 29 日
４)特別な線量測定
資料名・QM 東Ⅱ：7－1－6－2（19 次）線量管理要領
・QM 東Ⅱ：7－1－6－4（24 次）線量管理手順書(２)BR0030 放射線被ばく ALARA 活動
検査項目 放射線被ばく ALARA 活動
検査対象
１)放射線作業計画
資料名・QM 東Ⅱ：7－1－6－1（15 次）放射線作業管理要領
・QM 東海：7－1－6－18（制定） QM 東Ⅱ：7－1－6－20（制定）線量低減 推進に係る検討会運営要領
２)被ばく線量推定の検証
資料名・第２回 ＡＬＡＲＡ調整会議 議事録・東海・東海第二発電所 2020 年度 総線量の品質目標周知について（１月末分）

26

令和３年 10 月報告書（案）2021 年３月 12 日
３)ＡＬＡＲＡ及び放射線作業の管理
資料名・第５回ＡＬＡＲＡ検討会 議事録
・第６回ＡＬＡＲＡ検討会 議事録
・東海第二発電所 ＳＡ時の対策工事のうちペデスタル対策工事（その３）のうち既存
床・サンプ設備撤去他作業 工事要領書 2020 年８月 18 日
(３) BR0040 空気中放射性物質の管理と低減
検査項目 空気中放射性物質の管理と低減
検査対象
１)工学的安全設備の管理
資料名・ＣＲ管理票（不適合）サービス建屋３階 排気ファンＥ－３Ｂ逆転
・ＣＲ管理票（不適合）Ｍ20－288「サービス建屋３階 排気ファンＥ－３Ｂ逆転」時系
列及びＥ－３関連不具合発生状況
・第 500 回東海第二発電所保安運営委員会資料 資料番号：１ 東海第二発電所原子炉施設保安運営委員会提案事項及び審議結果
２)呼吸保護装置（全面マスク等）の管理
資料名
・QM 東Ⅱ：７－１－６－14（11 次）防護具点検取扱書
・東海第二発電所防護具類定期点検記録（2019 年度分）
３)緊急時に使用する自給式呼吸器の管理
資料名
・QM 東Ⅱ：7－1－6－14（11 次）防護具点検取扱書
・東海第二発電所防護具類月例点検記録（2021 年２月分）(４)BR0050 放射性気体・液体廃棄物の管理
検査項目 放射性気体・液体廃棄物の管理
検査対象
１)放射性気体廃棄物管理
資料名・QM 東Ⅱ：7－1－5－4（35 次）放出管理手順書
・東海第二発電所 放射性気体廃棄物 放射性液体廃棄物 放出管理月報
2021 年１月
・東海第二発電所 放射性廃棄物評価結果（2021 年１月分）
２)放射性液体廃棄物管理27

令和３年 10 月報告書（案）

資料名・QM 東Ⅱ：7－1－5－4（35 次）放出管理手順書
・東海第二発電所 放射性気体廃棄物 放射性液体廃棄物 放出管理月報
2021 年１月
・東海第二発電所 放射性廃棄物評価結果（2021 年１月分）
・東海第二発電所 放射性液体廃棄物放出記録 発行番号Ｎｏ．20－164
・保安運営委員会 提案事項及び審議結果 エリアモニタ・プロセスモニタ警報設定
値の考え方について 平成元年９月８日
３)周辺公衆の被ばく線量評価
資料名・QM 東Ⅱ：7－1－6－18 ＱＭ敦２：7－5－6－18 放射線管理等報告書周辺公衆線量計算要領 第４次改正
・令和元年度 東海第二発電所 周辺公衆の線量計算方法
・令和元年度下期放射線管理等報告書(５)BR0080 放射線環境監視プログラム
検査項目 放射線環境監視プログラム
検査対象
１)放射線環境監視
資料名・QM 東Ⅱ：7－1－6－9（39 次）環境放射能管理手順書
・東海第二発電所 年度の環境放射能調査計画／実績表【2020 年度２月分】
・令和２年度上期放射線管理等報告書
２)地下水等への放射性物質の漏洩監視
資料名・QM 東Ⅱ：7－1－6－9（39 次）環境放射能管理手順書
・環境試料放射能測定結果（県報告分）2020 年度第４期
・東海第二発電所 巡視表（特別立入制限区域）2021 年３月分
(６)BR0090 放射線モニタリング設備
検査項目 放射線モニタリング設備
検査対象１)Ge 波高分析装置等の校正及び試験の手順
資料名・放射線計測機器類保守点検 Ｇｅ半導体測定装置（Ｇｅ－４）定期点検報告書
2020 年９月 25 日

28

令和３年 10 月報告書（案）・放射線計測機器類保守点検 ガスフロー式サンプルチェンジャ定期点検報告書
2020 年７月２日
・放射線計測機器類保守点検 チェックソースリスト 2020 年３月 27 日
２)可搬式計測器の管理
資料名・放射線計測機器類保守点検 点検手順書 2020 年３月 26 日
・放射線計測機器類保守点検 ＧＭ式汚染サーベイメータ定期点検報告書 2020年 11 月 17 日
・放射線計測機器類保守点検 電離箱式線量当量率サーベイメータ定期点検報
告書 2020 年７月 13 日
３)物品モニタの管理
資料名
・放射線計測機器類保守点検 小物物品搬出モニタ定期点検報告書 2020 年７月 13 日・放射線計測機器類保守点検 大物物品搬出モニタ定期点検報告書 2020 年７月 14 日※特定重大事故等対処施設に係る資料名のうち特定重大事故等対処施設の名称等が記載されているものは、令和２年度第 36 回原子力規制委員会（令和２年 11 月４日）で決定された「特定重大事故等対処施設に係る法令報告事象等の公表について」の考え方に準拠
し非公表とします。

29