1814

1814P01.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Symaro™

QAC31...

外気温度発信器

外気温度検出用供給電源 AC 24 V または DC 13.5…35 V
検出端に Pt 1000Ωを使用
出力 DC 0...10 V または 4...20 mA

用途
QAC31...外気温度発信器は空調、換気設備において以下の様な用途で使用されます。
 外気補償制御における外気温度計測
 ビル監視システムと共に使用し制御、指示用の外気温度計測
タイプ

型式

計測レンジ

電源

出力

QAC3161

50...50 °C

AC 24 V 20 % / DC 13.5...35 V

DC 0...10 V

QAC3171

50...50 °C

DC 13.5...35 V

4 . . . 2 0 mA

（ 注 意 ） レ ン ジ は 、 50...50 °C、0...50 °C、3 5 ... 3 5 °C を選択可能です。

オーダ
名称、型式および数量を指定してください。
例：外気温度発信器 QAC3161 1 台
本体にケーブルグランド（M16）が付属で出荷されます。

CE1N1814
16.11.2006

機器組合せDC 0...10 V ま た は DC 4...20 mA 入力を備えた全ての調節器および装置との組合せが可能です。
機能
外気用温度発信器、QAC31..は温度検出部に PT1000Ωを使用しており、外気の温度に応じてその抵抗値が変化します。抵抗の変化は本体内蔵の変換器にて DC 0...10 V または 4...20 mA に変換し出力されます。電圧、電流出力は本体型式により決定されます。
また 内部の短絡プラグを使用し短絡するピンの位置で温度レンジを選択出来るようになっています。

出力信号
900
800

負荷抵抗 [Ω].
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

端子 I11858D02en

負荷抵抗表

700

使用不可

600
500

使用可能

400
300
200100001020

供給電圧3040[DC V]

機械的デザイン温度発信器本体は、ハウジング、プリント基板、端子部、検出部および検出プローブから構成されます。
ハウジング部は 2 つのパーツから成り、ベースとスナップオン式のカバーで構成されます。カバー内部のプリント基板上には、計測回路、設定エレメントおよび端子台が組み込まれ検出プローブはハウジングの底の部分にネジで固定されております。
配線接続口には、付属の M16 のケーブルグランドを備えております。
また 隠蔽配線接続用として後面のノックアウト穴を使用することも可能です。

Range
1 2 3

計測レンジ
Messbereich
123

テスト機能設定
Testfunktion
aktiv
U1
I1
10 V

20 mA

5V

12 mA

0V

4 mA

5V

12 mA

1814Z03

設定エレメント.
.
.

設定エレメントは、6 本のピンと短絡プラグから構成されており計測レンジの設定および出力テスト機能を設定可能です。

2/5
アーチバック㈱外気温度発信器 QAC3161, QAC3171CE1N1814
16.11.2006

短絡プラグの位置とその機能は以下の様になります。
 計測レンジ選択：短絡プラグを ｢縦｣ に設定
短絡プラグ位置が左(R1) = 0...50 °C
短絡プラグ位置が中(R2) = 50...50 °C (工場設定),
短絡プラグ位置が右(R3) =  35...35 °C
 出力テスト機能：短絡プラグを ｢横｣ に設定
上の "Test function active"リストを参照下さい。プラグの設定位置により４つの電圧／電流出力値が得られます。
注意 ： 電圧出力の発信器は ｢U1｣，電流出力の発信器は ｢I1｣ の出力となります。
エラー処理

本体でエラーを検出した場合は、60 秒後に出力が 0 V (4 mA)となります。

エンジニアリングの注意
電源に使用するトランスは、復巻式の絶縁トランスを使用し容量に応じた物を選定してください。施工に関しては、技術基準その他関連法規に基づいて施工し配線サイズ
配線距離については、接続される調節器その他装置類の仕様に順じてください。
また 誘導ノイズの影響を除くためにシールドケーブルの使用をお奨めします。
取付け上の注意
使用目的に応じて、以下を参考にして取付けてください：
取付け場所

 制御に使用する場合
人が居住する建物の窓面の壁に取付けます。但し この場合朝陽の直射を浴びない場所を選択します。適当な場所が不明な場合には、北面または北西向きの壁面に取付けます。

取付け位置

ヒーティングゾーンの中間付近の、地上 2.5m 以上の高さを目安にして取付けます。
以下のような場所は避けてください： 窓、ドア、排気口付近および熱源の近く
 バルコニーの下、屋根のひさし部分
配線用配管の口元をシールし温度の外乱を拾わないように施工してください。
温度発信器のカバーに塗装を施さないでください。
本体に取扱い要領書が付属で出荷されます。

調整上の注意
電源を入れる前に必ず配線のチェックをしてください。
また 計測レンジを予めセットしてください（“機械的デザイン”参照）。

3/5
アーチバック㈱外気温度発信器 QAC3161, QAC3171

CE1N1814
16.11.2006

技術データ
供給電源

配線距離機能データ

電圧

AC 24 V  20 % / DC 13.5...35 V“タイプ”参照

周波数50 / 60 Hz （AC 24 V の場合）

消費電力
許容最大配線長（参考値）
配線サイズ 0.6 mm.
配線サイズ 1 mm2
配線サイズ 1.5 mm2
計測レンジ（選択） 1 VA

温度検出端

Pt 1000Ω

時定数

約 9min

50 m
150 m
300 m
 50... 50 °C (R2 =工場設定),
0...50 °C (R1),  35... 35 °C (R3)

以下の範囲における計測精度－25... 25 °C

配線保護データ
環境条件－50... 50 °C±0.9K

出力、リニア（端子 U1）

DC 0...10 V  50... 50 °C or 0...50 °C or 35... 35 °C
max.  1 mA

出力、リニア（I1）
負荷抵抗

4...20 mA
0...50 °C
機能参照

端子

1  2.5 mm2 or 2  1.5 mm2

ケーブルグランド（付属）M 16 x 1.5

保護等級

IP 65 （IEC 529）

安全クラス

III （EN 60 730）

作動中
気象条件
温度（ハウジング）
湿度
機械的条件

IEC 721-3-3
クラス 3K5
 40... 70 °C
5...95 % r. h.（結露なし）

運送/保管中
気象条件
温度
湿度
機械的条件
材質、色

標準規格

±0.75K 50... 50 °C or  35... 35 °C or

クラス 3M2
IEC 721-3-2
クラス 2K3– 25... 70 °C< 95 % r. h.
クラス 2M2

ベース

ポリカーボネート RAL 7001（ｼﾙﾊﾞｰｸﾞﾚｰ）カバー

ポリカーボネート RAL 7035（ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ）計測プローブステンレス（1.4401）

ケーブルグランド

PA, RAL 7035 （ライトグレー）

検出部アセンブリ

シリコンフリーパッケージ段ボール

製品安全性
住居および類する用途に使用する自動電気制御

EN 60 730-1.
.
.
.

機器
電磁両立性（EMC 規格）
免疫性放出性適合-C チェック適合
オーストラリア EMC フレームワーク
無線ノイズ放出規格
UL 適合
質量本体+パッケージ
QAC3161
QAC3171

EN 61 000-6-2
EN 61 000-6-3
EMC 指令 89/336/EEC
無線通信条例 1992
AS / NZS 3548

.
.
.
.

UL873
約 0.14kg
約 0.14 kg

4/5
アーチバック㈱外気温度発信器 QAC3161, QAC3171

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

CE1N1814
16.11.2006

配線接続

G
G0

R1 = 0...50 °C /R2 = 50...50 °C /R3 = 35...35 °C

U1

1814G01

QAC3161G1

R1 = 0...50 °C /R2 = 50...50 °C /R3 = 35...35 °C

I1

1814G02

QAC3171

G, G0

電源 AC 24 V or DC 13.5...35 V

U1

出力信号 DC 0...10 V
レンジ： 50...+50 °C（工場設定）： 0...50 °C or -35...+35 °C に変更可能

G1

直流電源（＋）DC 13.5...35 V

I1

出力信号（－）DC4...20 mA
レンジ： 50...+50 °C（工場設定）： 0...50 °C or -35...+35 °C に変更可能

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

寸法

62,8391814M0346262010660

4180

M16 x 1,5
ø614,5取付穴寸法
寸法（mm）

本社 〒211-0012
神奈川県川崎市中原区中丸子 174 番地 平山ファインテクノ 2 階
TEL: 044-455-9111（代）FAX: 044-455-1050
札幌営業所 〒003-0027
札幌市白石区本通 19 丁目北 1 番 86 号

アーチバック株式会社

東テク北海道株式会社 本社ビル内

URL: www.archvac.co.jp/

TEL: 011-799-1946 FAX: 011-799-1947

2020-07 版
記載内容はお断り無く変更する場合が有ります。
5/5

アーチバック㈱外気温度発信器 QAC3161, QAC3171

CE1N1814
16.11.2006