ハードウェア取扱説明書

UNC-RP07(A)AUTO MESSENGER れんら君

Ver.1.3
本製品を安全に正しくご使用いただくためにこの取扱説明書をよくお読みになり、内容を理解された上でご使用ください。
また、本書を大切に保管され保守、点検時にご活用ください。

ＮＫＥ株式会社
EUNCRP07-800C

取扱説明書変更履歴バージョン
EUNCRP07-800A

日付

変更内容

2018.03.01 リリース初版（Ｖ－１．１）EUNCRP07-800B

2018.04.20 ファームウェアバージョンアップに伴い、用語の修正（Ｖ－１．２）EUNCRP07-800C

2023.11.24 P5 目次更新・RP07AEの記載削除、P7 文言追加・修正、P12 本（Ｖ－１．３）

製品正面のLED表修正、P20 会社情報更新、レイアウト調整ご注意

本書の内容に関しましては将来予告なしに変更することがあります。



本書の一部または全部を無断で転載することは禁止されています。



本書の内容に関しまして誤りや記載もれなどお気付きの点がございましたら、お手数ですが弊社までお知らせください。

2/20

はじめにこのたびは本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
正しくご使用いただくためにこの取扱説明書をよくお読みください。

安全にまた正しくお使いいただくために注意！
 本製品は必ず仕様範囲内でお使いください。

 配線作業を行うときは必ず電源を切ってください。
 本製品標準型である端子台型と接続する電源はDC24V安定化電源をご使用ください。
 LAN伝送ラインや入出力ラインは高圧線や動力線と離してご使用ください。
 誤配線はトラブルの原因となります。接続用端子の信号表示にあわせて接続してください。
 静電気や衝撃などに十分注意してお取り扱いください。
 本製品は宇宙、航空、医療、原子力、運輸、交通、各種安全装置など人命、事故にかかわる特別な品質、信頼性等が要求される用途でご使用にならないでください｡

3/20

保証について本製品の保証は日本国内で使用する場合に限ります。

保証期間
納入品の保証期間はご注文主のご指定場所に納入後１ヶ年とします。

保証範囲
上記保証期間中に本取扱説明書に従った製品使用範囲内の正常な使用状態で故障を生じた場合は、その機器の故障部分の交換または修理を無償で行います。
ただし、次に該当する場合はこの保証の範囲から除外させていただきます。
(1) お客様の不適当な取り扱い、ならびに使用による場合。
(2) 故障の原因がお客様の事由による場合。
(3) お客様の改造または修理による場合。
(4) その他、天災、災害等で納入者の責にあらざる場合。
ここでいう保証は納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害はご容赦いただきます。

有償修理
保証期間後の調査および修理は全て有償となります。また保証期間中においても、上記保証範囲外の理由による故障の修理および故障の原因調査（保証範囲の場合を除く）は有償にてお受け致します。修理に関するご依頼はお買い上げの販売店にお申しつけください。



部品のご注文、お問い合わせ
製品の故障、部品のご注文、その他お問い合わせの節は、次の事項をお買い上げの販売店まで詳しくご連絡ください。
(1) 型式(2) 製造ロット番号(3) 不具合の内容、配線図等

4/20目次
取扱説明書変更履歴 ............................................................................................................................ 21仕様概要 ........................................................................................................................................ 62ハードウェア概要 .......................................................................................................................... 62-1 システム接続図 ............................................................................................................................ 62-2 ハードウェア諸元......................................................................................................................... 732-2-1

外形寸法 ............................................................................................................................... 72-2-2機能、電気的特性 ................................................................................................................ 92-2-3

入力センサー、出力ランプ等の接続 ................................................................................. 112-2-4

LED表示 ............................................................................................................................... 122-2-5

設定スイッチ ...................................................................................................................... 13設定 ............................................................................................................................................. 13
3-1 設定準備 ..................................................................................................................................... 133-2 インターネット設定項目 ............................................................................................................ 13
3-3 入力設定項目 .............................................................................................................................. 15
3-4 メール設定 ................................................................................................................................. 15
3-5 設定内容の初期化....................................................................................................................... 16
3-6 本製品の工場出荷時デフォルト設定値 ...................................................................................... 164

入力要因の仕様 ........................................................................................................................... 17
4-1 入力シーケンスについて ............................................................................................................ 174-2 エッジ極性について ................................................................................................................... 185

れんら君型式一覧 ........................................................................................................................ 186トラブルシューティング ............................................................................................................. 19
パッケージ内容

パッケージには、次の物が梱包されています｡万が一、不足している物がありましたら､お買い求めの販売店にお問い合わせください｡
・本製品（1 台）・れんら君セットアップシート（1 部）・AC アダプタ（1 個:製品が UNC-RP07A のときだけ同梱されています）
詳細を記したハードウェア取扱説明書、ソフトウェア取扱説明書は弊社ホームページに掲載されています。
http://www.nke.co.jp/product/n_index.html を参照ください。
5/20

1

仕様概要
・多忙なあなたの代わりに 24 時間大切なものをモニタするユニットです｡
・あらかじめ設定されたメッセージを発生したイベント（センサ検知等）により自動的にメールを送信しますので、万が一、異常が発生すれば、あなたの元へ設定されたメッセージが届きます｡
・既存の設備に取り付けることによって、設備のメンテナンス時期、異常などを自動送信しますので保守性を大幅に向上します｡また､簡易防犯等のシステム構築にも容易に活用できます｡
・SMTP 認証および SSL 認証のメールシステムに対応しています。（ただし Gmail、hotmailには対応していません。暗号ビットは 128 ビットまで対応しています）

2ハードウェア概要
2-1

システム接続図

無線LANｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄLAN

ADSLﾙｰﾀｰ
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続機 FTTHﾙｰﾀｰ
ﾀﾞｲﾔﾙｱｯﾌﾟﾙｰﾀｰ
等

本製品
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

無線LAN変換ｺﾝﾊﾞｰﾀ
LAN

本製品

図 2-1 システム接続図
本製品は有線 LAN に接続します｡
本製品をインターネットに接続するためにはルーター等インターネット接続機器が別途必要になります｡メール機能をご利用になるためにはメール送受信用のメールアカウントが別途必要になります｡

6/20

2-2 ハードウェア諸元

2-2-1 外形寸法

UNC-RP07 外形寸法図

UNC-RP07A 外形寸法図

7/20

＊UNC-RP07 の場合、端子台の 24V,0V とコネクタの 24V,0V は内部でつながっています。
＊UNC-RP07A の場合、 AC アダプタの 24V,0V とコネクタの 24V,0V は内部でつながっています。
＊READY 接点はれんら君の CPU が正常動作時に 0V となります｡＊端子台の LG は 24V と 0V の中性点です。電気ノイズの影響が心配される場合はアースに接続してください。
入力コネ

型式

MPT 0.5/4-2.54

2ヶPHOENIX CONTACT 社製； 0.14-0.5 ㎜2、AWG26-20

型式

MPT 0.5/4-2.54

1ヶPHOENIX CONTACT 社製； 0.14-0.5 ㎜2、AWG26-20

クタ
出力コネ
クタ
＊端子台の端子仕様は次の様になります｡

より線または圧着端子

圧着端子を使用されねじM3るときは M3 用の右図

締付ﾄﾙｸ(N･m)0.2～0.4

適 用 電 線の寸法のものを使用
20.3～1.25 ㎜ 、[AWG22～16]

6.0mm
max.

結線方法

6.0mmmax.

圧着端子端子仕様

してください。

本製品は単独でインターネットに接続できません。携帯電話等にメールを送信するためにはインターネット接続機器を別途ご用意ください｡

8/20

2-2-2 機能、電気的特性
使 用 周 囲 温 度

0℃～+55℃

保存

温度 -20℃～+70℃

使用

湿度 35％～85％RH（結露なきこと）

雰

囲

気 腐食性ガスや可燃性ガスのなきこと

電源

電

圧 DC24V±15％（安定化電源）

消費電

力 2.2Wmax.（負荷消費電流を含まず）

重A量 約90g
Cアダプ

タ 定格AC100V

50/60Hz

最大入力AC240V：（UNC-RP07Aのみ）

Ready 接点開閉容量

50mA - DC30V

出 力 負 荷 容 量

100mA以下 30V以下（AC/DCともに）（MOS FET リレー出力）

端子台電流通過容量

3Amax.（端子台の24V－24V間または0V－0V間）

耐ノイ

ズ 電源端子±2kV

伝送線±1kV（IEC61000-4-4 Level 3）

耐

静電

気 接触/4kV (IEC61000-4-2 Level 2)
気中/8kV (IEC61000-4-2 Level 3)

絶縁

抵

抗 外部端子と外箱間 20MΩ以上

耐

電圧 外部端子と外箱間 AC1000V

耐振動 10～55Hz複振幅0.5mm (JIS C0040準拠)

耐衝撃 100m/s2

接1分間(JIS C0041準拠)

地 D種接地（旧 第3種接地）E t h e r n e t 規 格 Ethernet：Version 2.0 / IEEE 802.3準拠
デ ー タ 転 送 速 度 10Mbps/100Mbps自動認識
Ethernetインターフェ LANコネクタ(10BASE-T,100BASE-TX) ストレートケーブル／クロスケーブル
ス 自動判別イ
通信方式 Full/Half Duplex(自動切り替え)

ポート数 1ポート

ケーブルサポート

10BASE-T

UTPまたはSTPケーブル

カテゴリ3,4または5100BASE-TX

UTPまたはSTPケーブル

カテゴリ5(E)9/20（最長100m）（最長100m）

入出力回路
入力電流

入力回

路

5mA以上
24V
内部回路

内部ｸﾞﾗﾝﾄﾞ
3.3kΩ
入力回路

Ready接点出力電流
出力回50mA以下

IN（オープンコレクタ）路（ R e a d y 接 点 ）READY接点

内部回路

出力回路

出 力 接 点 出 力 電 流
出（出力回力接100mA以下 30V以下（AC/DCともに）（MOS FET リレー出力）

路点）

内部回路
出力回路

10/20

2-2-3 入力センサー、出力ランプ等の接続●入力コネクタについて
入力コネクタ 0、1 にはセンサーやスイッチ等を接続します｡

センサーは残電圧が 6V 以下のものをご使用ください｡

センサー等接続図●出力コネクタについて
出力コネクタにはランプ等を取り付けます｡出力部はドライ接点になっておりますので、外部負荷電源を用いてランプ等に電源を供給する必要があります｡
MOS FET リレー出力容量は 100mA - DC30V / AC30V となります｡

ランプ等接続図

11/20

2-2-4 LED 表示
正常状態では PWR LED 緑点灯、STAT LED 緑点灯または点滅となります。
定期的に正面 LED を見て正常状態であることを確認してください。
本製品正面の LED
ＰＷＲ

ＳＴＡＴ

意味

緑点灯

緑点灯

正常動作中（接点動作監視中）

緑点灯

消灯

状態監視解除（接点動作監視停止中）

赤点灯

消灯

電源投入時／再起動時※１

初期起動動作中、約３秒継続後、正常起動した場合は PWR,STAT 共に緑点灯に変わります。
赤点灯の状態から変わらない場合はユニット異常の可能性があります。
赤点滅

消灯

E メール送信エラー、E メール受信エラー（約 0.5 秒間隔）

送信メールサーバーまたは受信メールサーバーアクセスの失敗

赤/緑交互点滅

緑点灯

IP アドレスの競合（約 0.5 秒間隔）

LAN 環境内に同 IP アドレスのネットワーク機器が接続されています。

橙点灯消灯

緑点灯

緑早い点滅

CPU 異常登録した E メール送信中。

※１（約 0.125 秒間隔） E メールサーバー設定(POP3)を設定した場合
は、受信メールサーバーへのアクセス中
緑点灯

緑緩やかな点滅

設定モード（約 1 秒間隔）

本体後面の設定スイッチを押下しながら電源投入した場合にこの状態で立ち上がります。

緑点滅

消灯

（約 0.25 秒間隔）

ファームウェアアップデート待機状態です。
この状態の場合はファームウェアを更新しない限り監視状態で起動はできません。

※１ このときは READY 接点が閉じた状態です。その他の LED 表示時は開いた状態です。
入力 LEDＬＥＤ

発光色、状態意味

入力 LEDOFF

センサーlow レベル入力なし

入力 LED

緑点灯

センサーlow レベル入力中

12/20

LAN コネクタ部 LED
LED（左）

LED（右）

意味OFF

電源 OFF／LAN 接続なし

橙点灯

LAN 接続（2016 年 1 月出荷分より）
電源 ON（2015 年 12 月出荷分まで）
OFF

LAN 接続なし／電源 OFF緑点灯LAN 接続

緑点滅

通信発生時

2-2-5 設定スイッチ
本製品は電源投入時、状態監視中設定で起動します。起動後、本製品背面の設定スイッチを押す
ことにより状態監視中および状態監視解除の状態変更ができます。正常動作中に設定スイッチを約 3 秒押せば状態が変更されます。状態監視解除の時は、コネクタ入力を受け付けません。

3

設定

本製品の設定は IE、Chrome や Firefox 等のブラウザソフトで行います。本製品は IP アドレスの取得が DHCP 自動取得になっていますのでいきなりブラウザソフトでアクセスすることが出来ません。専用アプリケーションソフトであるれんら君管理ツールを使用してれんら君を検索後にブラウザソフトを立ち上げ設定します。
3-1

設定準備

れんら君管理ツールは弊社のホームページにあります。
http://www.nke.co.jp/product/n_index.html
れんら君管理ツールを使ってれんら君を検索後、一覧表示にあるれんら君をクリックするとパソコンのブラウザソフトが自動で立ち上がりれんら君の設定ページが開きます。そこで各種設定を行います。詳細は設定ソフト取扱説明書を参考にしてください。
3-2

インターネット設定項目

本製品はインターネット設定をすることでメールの送受信が行えるようになります｡
設定項目は次のようになります｡
13/20

＜インターネット設定項目＞
受信用メールアカウント名、受信用メールパスワード、送信用メールアカウント名、送信用メールパスワード、受信メールサーバー（POP3）、送信メールサーバー（SMTP）、
プライマリ DNS サーバー、セカンダリ DNS サーバー、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、IP アドレス（設定アドレス）、ログインユーザー名、ログインパスワード注）本製品をインターネットに接続するためには、別途インターネットアクセスルーターが必要になります｡

14/20

3-3

入力設定項目

本製品は入力設定をすることで、発生したイベント（センサ検知等）に応じて自動的にメールを送信します｡設定した入力要因を満たせば、その時の状況に応じて設定されたメールを送信します｡
入力要因は、入力のエッジ極性および入力時間となります｡入力は 2 点装備しており、それぞれ独立して設定できます｡出力は 1 点で、入力 2 点のうちのどちらかが入力要因を満たせば、出力を発生させます｡また、本製品がｺﾏﾝﾄﾞﾒｰﾙを受けとった場合も出力を発生させます｡
入力要因は入力コネクタ 1 つにつき[ON]、[OFF]の 2 つを登録できます｡また [ON]、[OFF]それぞれに 3 通メールを登録することができますので登録メール数は 1 入力あたり最大 6 通になります。
登録メール数：1 入力あたり ON、OFF それぞれ 3 通まで
登録メール本文総容量 ：1 メール英数文字 256 文字（全角 84 文字）まで

3-4

メール設定

入力要因が満たされた時、その時の状況に応じて設定されたメール送信させることができます｡
そして、入力要因 1 つに対しメールを最大 3 通登録することができます｡
送信メールはメールに応じて個別に登録できます｡
設定内容＜入力設定項目＞
入力条件（入力のエッジ極性および入力時間）＜送信メール設定＞
送信先、送信元、件名、本文

入力要因は 2 つ登録できますのでコネクタ入力 1 つにつき合計 6 通のメールが登録できます｡（コネクタ入力 2 つなので合計 12 通のメールが登録できます｡）
メールのタイムスタンプは送信メールがメールサーバーに受信された時間になります｡

15/20

3-5

設定内容の初期化

本製品に登録された設定内容を初期化（工場出荷状態）することができます。
初期化の方法は次のようになります。
①本製品背面の設定スイッチを、電源投入直後より押し続けることで STAT LED が点滅しますので一度押すのを止めます。
②設定スイッチを再度押します。
③PWR LED が赤点灯するまで押し続けます。すると、設定内容が初期化され本製品は自動的に再起動します。
3-6

本製品の工場出荷時デフォルト設定値

ネットワーク関連
IP アドレス

DHCP 自動取得

送信用メールアカ
ウント

サブネットマスク-

送信用メールパス
ワード

デフォルトゲート -POP3 サーバー

空白

POP3 ポート110

POP3 認証タイプ

POP3ウェイ
プライマリ DNS ア ドレス
セカンダリ DNS ア ドレス
SMTP サーバー空白

受 信 用 メ ー ル ア カ 空白
ウント

SMTP ポート

587

受 信 用 メ ー ル パ ス 空白
ワード

SMTP 認証タイプ

SMTP-AUTH(LOGIN,PLAIN)

Root パスワードroot

入力極性エッジ

LOW （立下りエッジ）

メール設定

ON 判定時間1秒

ON 出力1秒

OFF 判定時間1秒

OFF 出力1秒

要因検出禁止時間

100 秒

入力要因関連16/20

4

入力要因の仕様

入力要因は、エッジ極性および入力時間で設定します｡入力エッジ極性は立ち上がりエッジ(Active High)および立ち下りエッジ(Active Low)があり、入力時間は、0 秒～65535 秒（約 18 時
間 12 分）までの範囲で設定できます｡
4-1

入力シーケンスについて

入力シーケンス例を下図に示します｡

入力立ち下りｴｯｼﾞ極性時のｼｰｹﾝｽ

入力立ち上がりｴｯｼﾞ極性時のｼｰｹﾝｽ
端子電圧18V以上

入力端子電圧18V以上

入力6V以下

t1

6V以下

t4

t1

t4

入力要因（2 種類）
t1：入力 ON 動作条件設定時間

t4：入力 OFF 動作条件設定時間
図 4-1 入力シーケンス図

入力要因の設定項目は入力のエッジ極性および入力時間になり、入力のスキャンタイムは 10ms 毎になります｡設定時間を過ぎたとき、そのタイミングで設定されたメールを送信します｡メールは1 つの要因につき 3 件まで設定できます。入力要因は 2 つ登録できますのでコネクタ入力 1 つにつき合計 6 通のメールが登録できます｡（コネクタ入力 2 つなので合計 12 通のメールが登録できます｡）出力パターンは入力 ON 動作条件成立時から、入力 OFF 動作条件成立まで出力させる場合や設定した時間出力させる、または入力 OFF 動作条件成立から設定時間出力させることができます。

○入力エッジ極性：立ち上がりエッジ(Active High)または立ち下がりエッジ(Active Low)
○入力時間 t1～t4：範囲 0～65535 秒（約 18 時間 12 分）○メールの宛先：[ON]、[OFF]それぞれに 3 通まで
注）2 つのコネクタ入力はそれぞれ独立した設定です｡2 つのコネクタ入力を組み合わせた設定はできません。
○出力時間：範囲 1～65535 秒（約 18 時間 12 分）および 0 設定
入力 ON 動作出力時間設定を“0”にしたときは入力 OFF 動作条件成立までの間 ON し続けます。入力 OFF 動作出力時間設定が“0”のときは出力は行いません。

17/20

4-2

エッジ極性について

本製品の入力は立ち上がりエッジ(Active High)または立ち下がりエッジ(Active Low)のどちらかを選ぶことができます｡
工場出荷時は立ち下がりエッジ(Active Low)になっています。
立ち下がりエッジ(Active Low)
入力電流が 5mA 以上（端子電圧が 6V 以下）になったとき、立ち下がりエッジ入力が入った(入力ON)とみなし入力の LED が点灯します。
立ち上がりエッジ(Active High)
通常で入力電流が 5mA 以上（端子電圧が 6V 以下）であり、入力が OFF になり入力電流が 2mA 以下（端子電圧が 18V 以上）になったときに立ち上がりエッジ入力が入った(入力 ON)とみなします｡
この時の入力 LED の状態は通常が点灯、立ち上がりエッジ入力が入ったとき消灯となります｡

5れんら君型式一覧

型式

特徴

UNC-RP07

標準タイプです｡
電源端子は端子台になります｡

UNC-RP07A

電源が AC アダプタタイプです｡

18/20

6

トラブルシューティング
まず次のことを確認してください。
(1)

本製品のPWR_LEDが点灯していること。

(2)

本製品の電源電圧が20.4～27.6Vの範囲にあること。

(3)

配線、接続が確実であること。

(4)

IPアドレス設定が正確であること、重複していないこと。

以下の症状別チェックリストを点検後、不具合を修正し本製品を再起動してください。
症状別チェックリスト
症状チェック項目

LANコネクタのLEDが消灯したま• LANケーブルが正しく接続されているか。

ま変化しない。

• 電源が投入されているか。

PWR LEDが消灯したまま変化しない。
LANコネクタのLEDが点灯または点滅しているが、PWR LEDが赤点滅している。

• 本製品のIPアドレスと同じアドレスを持っている機器が同じネットワーク内に接続されていないか。
• LANケーブルが正しく配線されているか。
• 電源ケーブル、電源が正しく配線,設定されているか。
周囲にノイズを発生させる機器がある場合は、HUBや通信ケーブルにノイズ対策を行ってください。

センサー信号を入力しているが• STAT LEDが緑点灯していないか。

メールが送信されない。

• 入力LEDが点灯するか。
• LANケーブルが正しく配線されているか。
• 電源ケーブル、電源が正しく配線,設定されているか。
• メール設定やネットワーク設定が正しいか。

LED表示は正しいが、パソコンかられんら君が確認できない。

• ファイヤウォールソフトがれんら君との接続を禁じていないか。
• Pingコマンドでれんら君のIPアドレスを確認できないか。
Pingコマンドでれんら君のIPアドレスを確認できないときは、ファイヤウォールソフトや、サブネットマスクの設定、IPアドレスのネットワーク部の不一致などが考えられます。
• LANケーブルが正しく配線されているか。
• 電源ケーブル、電源が正しく配線,設定されているか。
周囲にノイズを発生させる機器がある場合は、HUBや通信ケーブルにノイズ対策を行ってください。

19/20

商品に関するご質問は、フリーダイヤル、もしくは E-メールにてお問い合わせください。
（AM.9:00～PM.5:00 土日、祝祭日休み）● NKE 伏見工場 〒612-8487 京都市伏見区羽束師菱川町 366-1● NKE ホームページ ： https://www.nke.co.jp/● お断りなくこの資料の記載内容を変更することがありますのでご了承ください。

©2023 NKE Corporation
20/20