お客様各位
Report No. A13007
2013 年 7 月 2 日
富士電機機器制御株式会社
管理本部 事業統括部

電磁接触器ＳＫシリーズ応用機種 発売のご案内
拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素より富士電機標準機器をご愛顧賜り厚く御礼申し上げます。
掲記の件、電磁接触器ＳＫシリーズのタブ端子形、プリント板搭載形を発売開始致します。
つきましては、貴社関係部署への展開方、何卒宜しくお願い申し上げます。
敬具－ 記 －１．発売の狙いと新製品の特長
高感度コンタクタＳＪシリーズ（0G、06G）およびミニコンタクタＳＣ－Ｍシリーズをモデルチェンジした新形電磁接触器・開閉器、サーマルリレーＳＫシリーズを 2011 年 10 月に発売いたしましたが、標準品の生産中止以降も既存品でご供給致しておりました、タブ端子形、プリント板搭載形につきましてもモデルチェンジを行い、ＳＫシリーズとしてラインアップすることとなりました。
合わせて、市場からのご要求にお応えし、主接点４極品につきましても発売開始致します。
今回の応用機種発売開始により、ＳＫシリーズとしてのラインアップが完成され、お客様の目的に応じたさまざまな使い方や、ご要求にもお応えできるラインアップが完成されます。
２．発売製品
発売製品

規格認証

形式
CEUL

希望小売価格CCC(単位：円)

備考

タブ端子形電磁接触器 ＊１

ＳＫ１２１Ｌ○ ●'13/10予定 ●'13/10予定

3,820

プリント板搭載形電磁接触器 ＊１

ＳＫ０９２Ｌ○ ●'13/10予定 ●'13/10予定

3,700

ＳＫ１２ＥＬ○ ●'13/10予定 ●'13/10予定

6,390 主接点４Ａ(4NO)品

ＳＫ１２ＦＬ○ ●'13/10予定 ●'13/10予定

6,390 主接点２Ａ２Ｂ(2NO2NC)品

ＳＺ１ＫＺ６○主接点４極形電磁接触器
コイルサージ吸収ユニット ＊２
凡例：○印⇒標準で取得済み●印⇒現在規格認証取得中○-780 サージ吸収素子にダイオードを使用－印⇒対象外又は取得せず＊１：タブﾞ端子形およびプリント板搭載形には、追加補助接点、コイルサージﾞ吸収ユニット等の各種オプションは装着出来ません。
＊２：従来からのバリスタ素子品に加え、サージ吸収素子にダイオードを使用したものをラインアップ致しましたが、電磁接触器のコイルにダイオードを接続すると、電磁接触器の復帰時間（ｺｲﾙOFF → 主接点OFF）が長くなりますので、シーケンスタイミングなどにご配慮ください。詳細は、ミニコンタクタ・サーマルリレー ＳＫシリーズカタログ（カタログ№62C1-J-0022）をご参照ください。

３．発売開始時期
即日オーダ受付可能となります。
タブ端子形およびプリント板搭載形の電磁接触器につきましては、発売当初、出荷まで１ヶ月程度の納期を頂戴致します。
４．添付資料・新商品ニュース(PDF データ版)―以 上―

新製品ニュース

2013 年 6 月

ミニコンタクタ SK シリーズ

主接点4 極品 , タブ端子品 , プリント板搭載品
ミニコンタクタ応用品の機種拡充で幅広い用途に対応します。
■特長NEW〔主接点 4 極品〕● 主回路を4 線必要とする用途に最適です。
● 主 接 点 構 成は4 A 品と2 A 2B 品を用意しています。
〔タブ端子品〕● タブ 端 子（「 平 形 接 続 子 」6.3mm シリー ズ ）接 続 対 応 の 電 磁
接 触 器です。
● AC220 V，2.2k W の三 相モータへ 適 用可 能です。
〔プリント板搭載品〕

主接点4極品● プリント板 取 付 用端 子 付の電 磁 接 触 器です。

タブ端子品

プリント板搭載品■定格・形式（＝商品コード）
・価格（税抜き）・納期〔主接点 4 極品〕
主接点A（NO）

主接点B（NC）

定格容量〔kW〕

定格使用電流〔A〕

定格使用電流〔A〕

三相かご形モータ（AC-3)

三相かご形モータ（AC-3)

抵抗負荷（AC-1)

抵抗負荷（AC-1)

200240V

380440V

500550V

200240V

380440V

500550V

200240V

380440V

200240V

380440V

500550V

2.2

5.5

5.5121292020−−−10105

開放熱
主接点
電流〔A〕 接点構成
（定格通電電流）形式（=商品コード)

20SK12EL-□

6,390

2A２B
（2NO2NC） SK12FL-□

6,3904A（4NO）（注1）本品には補助接点を装備しておりませんので，必要な場合は補助接点ユニットの2極品を組合わせください。
補助接点ユニットの4極品との組合せはできません。
（注2）適用盤内温度は55℃以下です。
（注3）商品コード欄の□には，コイル電圧指示コードが入ります。

希望小売価格〔円〕◎ 標準品 ○ 準標準品

納期

受注品

〔タブ端子品〕
定格容量〔kW〕

定格使用電流〔A〕

開放熱電流

補助接点構成

形式

三相かご形

三相かご形

（定格通電電流）【商品コード】（＝商品コード） 〔円〕

1a (1NO)【10】

SK121L-□10

1b (1NC)【01】

SK121L-□01

モータ（AC-３）

モータ（AC-３）

希望小売価格

納期〔A〕

200-240V

380-440V

500-550V

200-240V

380-440V

500-550V

2.2

5.5

5.5

1212915（注1）適用盤内温度は55℃以下です。
（注2）商品コード欄の□には，コイル電圧指示コードが入ります。

3,820◎ 標準品 ○ 準標準品

受注品

〔プリント板搭載品〕
定格容量〔kW〕

定格使用電流〔A〕

三相かご形

三相かご形モータ（AC-３）

抵抗負荷モータ（AC-３）

定格通電電流補助接点構成形式〔A〕【商品コード】（＝商品コード） 〔円〕

希望小売価格9

1a (1NO)【10】SK092L-□10

1b (1NC)【01】SK092L-□01

納期（AC-1）

200-240V

380-440V

200-240V

380-440V

200-240V

1.53.7999（注1）適用盤内温度は55℃以下です。
（注2）商品コード欄の□には，コイル電圧指示コードが入ります。

3,700◎ 標準品 ○ 準標準品

受注品

●コイル電圧指定コード
コイル電圧コード

DC12V

B

DC24VE

コイル仕様
A2（−）

A1（＋）
（注1 ）電圧許容変動範囲は定格電圧の85〜110 ％です。
（注2 ）制御コイル端子には極性がありますのでご注意ください。

62C9-J-0132

ミニコンタクタ SK シリーズ

主接点 4 極品，タブ端子品，プリント板搭載品■外形寸法図SK12EL形
SK12FL形〔単位：mm〕
61（レール高さ15の場合）（34）※14936（17）※2645

端子
M3.5

8.7

7.7

コイル端子
M3.5形式（接点構成） 接点構成図
SK12EL1 L1 3 L2 5 L3 ７ L4 A1 +1/L1 3/L2 5/L3 7/L4 A1（＋）

4831（4A）
2/T1 4/T2 6/T3 8/T4 A2（ー）SK12FL2 T1 4 T2 6 T3 ８ T4 A2 ー

1R1 R33A1（＋）

2R2 R44A2（ー）（2A2B）

取付穴寸法図35

取付穴
2×M440※1補助接点ユニット（SZ1KA□）（ヘッドオン・2極）を取り付けた場合（4極品は取り付けられません）※2補助接点ユニット（SZ1FA□）（ヘッドオン）を取り付けた場合●取付ねじ：2-M4
対角線の取付穴2カ所で取付けて下さい｡

61.6（レール高さ15の場合）

45

49.6

0.86.4

SK121L形

補助接点
1a

1 L1 3 L2 5 L3 13 NO A1 +13513 A1（＋）

24614

A2（ー）

13521A1（＋）

24622A2（ー）

（1NO）
3548
2 T1 4 T2 6 T3 14接点構成図

1bA2 ー（1NC）
68.7 8.7 8.7 10.64.15

取付穴寸法図35

取付穴
2×M45.86.47∅

タブ端子249

適用平形接続端子：JIS C 2809「平形接続子」6.3mmシリーズ〔推奨端子〕
・メーカ：JST・品番：FVDHDF1.25-250B（適合電線：1.0〜1.65mm 2）
FVDHDF2-250B（適合電線：1.65〜2.63mm 2）40

ｔ0.84.5（250シリーズ）●取付ねじ：2-M4
対角線の取付穴2カ所で取付けて下さい｡

SK092L形
4.5

プリント板加工寸法（実装面から見た図）
1/L1 3/L2 4/L3 13 A2（ー） 10-∅2.2

45
11.3（両面スルーホール）

補助接点

接点構成図
13513A2（ー）24614A1（＋）

13521A2（ー）24622A1（＋）

22.2（1NO）
3122.2311

1.3

1a41471b（1NC）
4.25

2/T1 4/T2 6/T3

8.7 8.7 8.7 10.75
4.25

14A1（+）

8.7 8.7 8.7 10.75

安全に関するご注意●安全のため、ご使用の前に、「取扱説明書」や「ユーザーズマニュアル」をよくお読み頂くか、お買上の販売店または当社にご相談のうえ、正しくご使用ください。
●安全のため、接続は電気工事・電気配線などの専門の技術を有する人が行ってください。

2013-5発行 A 20 FOLS カタログ番号 62C9-J-0132