熱電対入力モジュール

熱電対入力モジュール

ユーザーズマニュアル

ページ

1/27

熱電対入力モジュール

ページ

2/27

目次
第１章

概要

3１−１ 概要

3第２章

仕様

4２−１ 一般仕様
２−２ 性能仕様

4２−２−１２−２−２

性能一覧
熱電対一覧

２−３ 機能仕様
２−３−１

制御出力機能２−４ 警報機能
２−５ 各部の名称とはたらき
２−５−１
２−５−２

各部の名称
各部のはたらき２−６ 外形仕様

第３章

システム構成３−１ ベースボードへの装着

1111111314

装着位置
装着台数

141415

ソフトウェアインタフェース

16

３−１−１
３−１−２

第４章

55678
9

４−１ メモリ割り付け
４−２ パラメータ
４−２−１

パラメータ一覧

第５章 配線
５−１ 端子への信号配置
５−２ 配線例

1626
26
27
2727

熱電対入力モジュール

ページ

3/27

第１章 概要
熱電対入力モジュールNP1AXH4-TCは、μGPCｓｘのベースボード上に装着して（SXバスに接続）、熱電対より入力された温度値をINT形のディジタルデータに変換します。

１−１ 特徴・Ｊ
ＩＳ,ＩＥＣ,ＡＳＴＮ,ＤＩＮ規格に対応した下記の熱電対を接続できます。熱電対は全チャネル一括で設定します。
Ｊ
ＩＳ規格：R、K、J、S、B、E、T、N
ＩＥＣ規格：R、K、J、S、B、E、T、N
ＡＳＴＮ規格：W5Re、W26Re、PLⅡ
ＤＩＮ規格：U、L・異常検出（センサの断線検出）が可能です。
・摂氏/華氏の温度選択が可能です。
・ON/OFF動作（２位置動作）による簡易温度制御が可能です。
・ディジタルフィルタ設定機能により、ノイズによる測定値の変化を低減できます。
・温度測定値と実際の温度にずれがある場合、測定値と実温度の差を0にする機能（PVオフセット機能）があります。
・13種類の警報機能があります。

熱電対入力モジュールページ

第２章 仕様２−１ 一般仕様
項目

物理的環境

動作周囲温度保存（輸送）温度
相対湿度
汚染度
耐腐食性
使用高度
耐振動

稼動条件
電気的耐衝撃耐ノイズ
対静電気放電耐放射電磁界絶縁抵抗
内部消費電流
設置条件

構造
冷却方式
質力
外形寸法

仕様
0〜55℃
−20〜+70℃
20〜95％RH 結露しないこと。
汚染度２ ただし、結露がないこと。
腐食性ガスがないこと。有機溶剤の付着がないこと。
標高2000m以下
輸送時の気圧は70ｋPa（標高3000ｍと同等）以上あること。
片振幅： ｍｍ、定加速度：19.6 /ｓ
X,Y,Z
2時間、計 時間147ｍ ｓ2 各方向3
ノイズシミュレータ法
上がり時間１ｎｓ、パルス幅１μｓ、1.5V
接触放電法：±6 V、気中放電法：± ｋV
１０V/ 80MHｚ〜）
外部端子と内部ロジック間：フォトカプラ絶縁
各チャネル間：トランス絶縁
AC500V 1分間 外部端子一括と接地間
DC500V絶縁抵抗計にて
Ω以上
DC24VｍA
盤内蔵型
自然空冷
約240ｇ
ｗ35*H105*D111mm（突起部21ｍｍ）

4/27

熱電対入力モジュール

ページ

5/27

２−２ 性能仕様
２−２−１ 性能一覧
項目
入力チャネル数
接続可能な熱電対測定精度（フルスケールに対して）
冷接点補償精度
ノイズ最大偏差（フルスケールに対して）
許容入力配線抵抗値（1線あたり）
サンプリング周期
入力フィルタ時間
接続

外部接続
適合電線サイズ
未使用端子の処理
使用ケーブル

警報機能
占有スロット数
入出力占有ワード数仕様
4チャネル
次ページの熱電対一覧を参照してください。
設定はモジュール背面の選択スイッチで行います。 注１）±0.3% ±1Digit（周囲温度18℃〜28℃） 注２）±0.7% ±1Digit（周囲温度0℃〜55℃）±1℃（周囲温度18℃〜28℃）±0.7% （シールド付き補償導線を使用し、ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙﾌｨﾙﾀ5S設定時）
100Ω以下500ms以下/4チャネル
ハードウェア（時定数）：50ms以下
ディジタルフィルタ時間：1〜100s（1s単位で設定可能。デフォルト値1s）
着脱端子台 M3ねじ 20局
AWG#22-18短絡 詳細は「５−２ 配線」を参照してください。
シールド付き補償導線を使用してください。
13種類の警報機能 詳細は「２−４ 警報機能」を参照してください。
1スロット
入力8ワード、出力8ワード

注１） 全チャネル一括で設定します。チャネル毎に指定することはできません。
注２） K(0.0-400.0℃、0.0-500.0℃、0.0-800.0℃)、T(0.0-400.0℃)のレンジではフルスケールで±0.4% ±1Digit（周囲温度18℃〜28℃）±0.8% ±1Digit（周囲温度0℃〜55℃）となります。
注３）K(0.0-400.0℃、0.0-500.0℃、0.0-800.0℃)、T(0.0-400.0℃)のレンジではフルスケールで±0.8%となります。

注３）

熱電対入力モジュール

ページ

6/27

２−２−２ 熱電対一覧
熱電対の種類

K

B
RSE

J

TN
UL
PL II
W5Re,W26Re

摂氏（℃）
設定№00010203040506
07080910111213141516171819202122232425262728

華氏（゜F）
測定温度範囲0-13000-500
0-800
0.0-400.0
0.0-500.0
0.0-800.00-18000-17000-17000-400
0-700
0.0-700.0
0-500
0-800
0.0-400.0
0.0-500.0
0.0-800.00-400
0.0-400.00-13000-400
0-600
0.0-600.0
0-400
0-900
0.0-400.0
0.0-900.0
0-12000-2300

データの分解能10.111110.1
10.1
10.1
110.1
10.1
11

設定№29303132333435363738
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

測定温度範囲32-2372
32-93232-1472
32.0-752.0
32.0-932.0
32.0-1472.0
32-3272
32-3092
32-3092
32-75232-1292
32.0-1292.0
32-93232-1472
32.0-752.0
32.0-932.0
32.0-1472.0
32-75232.0-752.0
32-2372
32-75232-111232.0-1112.0
32-75232-1652
32.0-752.0
32.0-1652.0
32-2372
32-4172

データの分解能
1

0.1
031
1
1
10.1
10.1
10.1
1
10.1
10.1
11

熱電対入力モジュール

ページ

7/27

２−３ 機能仕様
NP1AXH4-TCには次の機能があります。
項目概要
制御出力機能「2-3-1 制御出力機能」を参照してください。
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙﾌｨﾙﾀ機能 外乱による測定値の変動を低減させるために用意されたソフトフィルタです。フィルタ値はチャネル毎に設定することができます。
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙﾌｨﾙﾀ値は 動作パラメータ１書込ﾓｰﾄﾞ にて設定します。
バーンアウト検出機能 センサのバーンアウトを検出します。検出フラグはチャネル毎にモジュールの 異常ｽﾃｰﾀｽに割り付けられています。
PVオフセット機能
温度計測値と実温度のずれを補正することができます。
PVオフセット値は 動作パラメータ１書込ﾓｰﾄﾞ にて設定します。
変換値の%出力機能
PID演算FBなどへの接続が容易です。（工業値変換ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑが不要になります。）
単位は 動作パラメータ１書込ﾓｰﾄﾞ にて設定します。
温度入力使用未使用のチャネルを 未使用 にすることにより、未使用チャネルの断線警報を出力しないよ/未使用機能うにすることができます。設定は 設定コマンド にて行います。
警報ｱﾗｰﾑ機能
システム起動時の警報遅延などに活用可能です。
詳細は「2-4 警報機能」を参照してください。また警報種別の設定はチャネル毎に 動作パラメータ２書込ﾓｰﾄﾞ にて設定します。
ｱｯﾌﾟﾀﾞｳﾝｽｹｰﾙ設定
温度計測異常発生時に異常加熱や異常冷却を防ぐようフェールセーフ側に動作させることが機能可能です。設定は 動作パラメータ１書込ﾓｰﾄﾞ にて行います。

熱電対入力モジュール

ページ

8/27

２−３−１ 制御出力機能
本モジュールには、2位置動作（ON/OFF動作)用の制御出力フラグ（内部フラグ）が用意されています。制御出力フラグをディジタル出力モジュールを介して外部に出力することにより、ON/OFF制御による簡易温度制御が可能です。
制御出力の動作に必要なパラメータ値は、 SV値（設定値） 、 制御出力動作 、 ON/OFF不感帯 で、 制御出力RUN/STOP コマンド（オフセットアドレス+8の0-3ビット）で制御出力動作の許可/禁止を設定します。

※逆動作/正動作について
・逆動作 温度測定値がSV値（設定値）よりも大きくなると制御出力フラグ（オフセットアドレス+0の0-3ビット）がOFFする方式で、加熱による温度制御に用います。デフォルトは逆動作に設定されています。
・正動作 温度測定値がSV値（設定値）よりも大きくなると制御出力フラグ（オフセットアドレス+0の0-3ビット）がONする方式で、冷却による温度制御に用います。

熱電対入力モジュールページ

２−４ 警報機能
警報コード

種類

0

上限絶対値

1

下限絶対値

2

下限絶対値下限
ホールド付き

3上限偏差

4

下限偏差

5

下限偏差下限ホールド付き6

上下限絶対値7

上下限絶対値
下限ホールド付き

8

上下限偏差

9

上下限偏差
下限ホールド付き

10

上限＋上上限絶対値

11

下限＋下下限絶対値

12

上限＋上上限偏差13

下限＋下下限偏差

説明

9/27

熱電対入力モジュール

ページ

10/27

＜ホールド付き警報機能について＞測定値が警報範囲にあってもすぐに警報フラグがONせず、一度警報範囲外に出て再び警報範囲に入ったときに警報を発生させることをホールド付き警報と呼びます。

熱電対入力モジュールページ

２−５ 各部の名称とはたらき
２−５−１ 各部の名称

２−５−２ 各部のはたらき①状態表示LED
本モジュールの状態を表示します。
記号
ONL
ERR

表示色
緑赤

点灯条件
自モジュール正常動作中点灯、SXバス接続中点滅
自モジュール異常時点灯＜状態表示例＞
状態
初期化中
正常動作中
重故障停止中軽故障運転中

ONL
点滅
点灯
消灯
点灯

ERR
消灯
消灯
点灯
点灯

②着脱端子台M3 20極の着脱式端子台です。端子配置については「５−１ 端子への信号配置」を参照してください。
配線は必ず圧着端子を使用し、確実に締め付けてください。（締め付けトルクは0.5-0.7N・mです。）

11/27

熱電対入力モジュール

ページ

12/27

③熱電対種別設定スイッチ
全チャネル一括で熱電対の種別を設定します。設定する番号は使用する熱電対の 設定№ に合わせてください。設定№については「２−３ 熱電対一覧」を参照してください。
← 例えば、J（温度範囲0-500℃）を使用する場合、設定№は 12 ですから、左図のように×１０に 1 、×１に 2 と設定します。
（工場出荷時は 02 (K 0-800℃)と設定されています。）
注）チャネル毎に異なる熱電対を接続することはできません。

④バージョン表示
本モジュールのハードウェアおよびファームウェアのバージョンを表示しています。

２０←ハードウェアバージョン

３０←ファームウェアバージョン

熱電対入力モジュール
２−６ 外形仕様

ページ

13/27

熱電対入力モジュール

ページ

14/27

第３章 システム構成
３−１ ベースボードへの装着
３−１−１ 装着位置
NP1AXH4-TCはμGPCｓｘのSXバスおよびI/Oマスタモジュールのリンク上（リモートI/O）に接続されます。ベースボードの装着位置は次のとおりです。
＜6スロットベースボードを除くベースボード＞
電源モジュール装着スロット（ベースボードの左端から2スロット分）を除く、どの位置にも装着できます。

＜6スロットベースボード＞

注）TリンクやJPCN-1などの子局のベースボード上にも装着できます。

＜隣接するモジュールからの制約＞
NP1AXH4-TCの左隣または右隣または両隣にAC（交流）信号を制御するモジュールを装着している場合、
NP1AXH4-TCのディジタルフィルタ値（パラメータ）を 5s 以上に設定してください。

熱電対入力モジュール

ページ

15/27

３−１−２ 接続台数
ハードウェア構成台数は、SXバス上に最大238台、I/Oマスタのリンク上まで含めた１コンフィグレーション上では最大254台まで接続できます。ただし、熱電対入力モジュールが占有する入出力領域（I/O領域）の容量（512ワード）から接続できる台数が制限されます。
本モジュールの占有ワード数は16ワード（入力:8ワード、出力:8ワード）ですから、５１２ワード/１６ワード＝３２台となり、1コンフィグレーション上でSXバスに接続できる熱電対入力モジュールの台数は、最大32台となります。
注） １コンフィグレーション上に32台の熱電対入力モジュールを接続すると、他の入出力モジュールは1台も接続できなくなります。

熱電対入力モジュール

ページ

16/27

第４章 ソフトウェアインタフェース
４−１ メモリ割り付け
本モジュールは、入出力領域を16ワード（入力：8ワード、出力：8ワード）占有します。
オフセット
アドレス (MSB)(LSB)↓ 150+0
情報ステータス、制御出力+1
ALM１，２出力、警報使用状態+2異常ステータス+3切換コマンドステータス+4+5
温度変換値/パラメータ領域+6+7+8
設定コマンド+9切換コマンド+10+11+12
パラメータ値設定領域+13+14+15

本モジュール→CPU モジュール

CPU モジュール→本モジュール

熱電対入力モジュール

ページ（１）情報ステータス、制御出力（オフセットアドレス+0）
15 14

13 12

11 1098765432

10+0

WORD 形未使用

温度入力使用状態

未使用

制御出力

BUSY
モード表示
ビット
012
34-789101112,131415

フラグ名
チャネル１ 制御出力
チャネル2 制御出力
チャネル3 制御出力
チャネル４ 制御出力
未使用
チャネル１ 温度入力使用状態
チャネル２ 温度入力使用状態
チャネル３ 温度入力使用状態
チャネル４ 温度入力使用状態
未使用
BUSY
モード表示

内容
ON:制御出力ON,OFF：制御出力OFF

ON：使用、OFF：未使用

ON:処理中、OFF：処理済（アクセス可）ON:パラメータ設定/読出モード、OFF：温度変換値読出モード（２） ALM1,2、警報使用状態（オフセットアドレス+1）
15 1413 12

11 10987654321

WORD 形+1
未使用
ビット0123456789101112-150

フラグ名
チャネル１ ALM１警報出力
チャネル2 ALM１警報出力
チャネル3 ALM１警報出力
チャネル4 ALM１警報出力
チャネル1 ALM2警報出力チャネル2 ALM2警報出力チャネル3 ALM2警報出力
チャネル4 ALM2警報出力
チャネル1 警報使用状態
チャネル2 警報使用状態
チャネル3 警報使用状態
チャネル4 警報使用状態
未使用

警報使用状態

ALM2 警報出力

内容
ON：ALM1警報検知

ON:ALM2警報検知

ON:使用、OFF：未使用

ALM1 警報出力

17/27

熱電対入力モジュール

ページ

18/27

（３）異常ステータス（オフセットアドレス+ 2）
15 14

13 12

11 1098765432

10
WORD 形+2RAS
ビット
012345678-1112131415

未使用

フラグ名
チャネル１ 温度計測異常
チャネル2 温度計測異常
チャネル3 温度計測異常
チャネル4 温度計測異常
チャネル1 バーンアウト
チャネル2 バーンアウト
チャネル3 バーンアウト
チャネル4 バーンアウト
未使用
EEPROM較正値異常（重故障）
EEPROMユーザ設定値異常
冷接点補償異常
種別設定スイッチ設定異常

バーンアウト

温度計測異常内容
ON：異常検知、OFF：正常（バーンアウト検知または冷接点補償異常の場合、ONします。）

ON:バーンアウト検知、OFF：正常

ON:異常発生
ON：異常検知
ON：異常検知（冷接点補償器の周囲温度が-20〜80℃の範囲外のとき）
ON：設定異常（設定範囲（00-57）外の設定のときONします。）

異常発生時の温度変換値の変化について① 本モジュールは温度計測異常（バーンアウト時）を検出すると、動作パラメータの アップダウンスケール処理 の設定にしたがい、使用している熱電対の上限値+5%（アップスケール）または熱電対の下限値-5%（ダウンスケール）を温度変換値としてレジスタに格納します。
② EEPROM較正値異常を検出すると、温度変換値は 0 となります。
③ EEPROMユーザ設定値異常を検出しても、温度変換値は設定されている熱電対種別のレンジで動作します。本異常が発生した場合、再度パラメータ設定を行ってください。
④ 種別設定スイッチ設定異常の場合、熱電対の種別を 00 （0-1300℃）として動作します。

熱電対入力モジュール

ページ

19/27

（４）切換コマンドステータス（オフセットアドレス+3）
本モジュールが現在どのパラメータを書き込んだり、読み出したりしているかの状態を示します。
15 14

13 12

11 10

9876543210WORD 形+3未使用
ビット
012
3
456,78910
1112-15

フラグ名
動作パラメータ１書込モード
動作パラメータ2書込モード
動作パラメータ１読出モード
動作パラメータ2読出モード
動作パラメータ3読出モード
動作パラメータ4読出モード
未使用
チャネル1チャネル2チャネル3チャネル4
未使用

チャネル№

未使用

パラメータ種別内容ON:動作パラメータ１書込モード（全チャネル一括）
ON:動作パラメータ２書込モード（チャネル毎）
ON:動作パラメータ１読出モード（全チャネル一括）
ON:動作パラメータ２読出モード（全チャネル一括）
ON:動作パラメータ３読出モード（全チャネル一括）
ON:動作パラメータ４読出モード（チャネル毎）
8-11ビット中のいずれか1ビットがONし、現在どのチャネルを設定/読出しているかが表示されます。
（ 動作パラメータ２書込モード 、 動作パラメータ４読出モード のとき使用します。）

熱電対入力モジュール

ページ

20/27

（５）温度変換値/ステータス（オフセットアドレス+4〜+7）
各チャネルの温度変換値や設定されているパラメータがこのレジスタに格納されます。どの情報が格納されているかは情報ステータス（オフセットアドレス+0）の モード表示 ビット（15ビット目）および切換コマンドステータ
ス（オフセットアドレス+3）のビット情報により判別します。
モード表示
フラグ
OFF
ON
ON
ON
ON

BUSY
フラグ
OFFOFF
OFF
OFF
OPF

切換コマンドステータス
OFF
2ビット目がON
3ビット目がON
4ビット目がON
5ビット目およびチャネル№に該当するビットがON表示モード（レジスタ+4〜+7へ格納される情報）
温度変換値読出モード
動作パラメータ１読出モード
動作パラメータ２読出モード
動作パラメータ３読出モード
動作パラメータ４読出モード①温度変換値読出モード
各チャネルの温度変換値がINT形で格納されます。
(MSB)
15(LSB)
0+4+5+6+7

チャネル１ 温度変換値
チャネル２ 温度変換値
チャネル３ 温度変換値
チャネル４ 温度変換値

INT 形注）温度変換値表示を %値 に設定した場合、選択した測温抵抗体の温度範囲の0.00%〜105.00%がレンジとなります。また、 工業値 に設定した場合、選択した測温抵抗体の温度範囲の-5%のアンダーレンジ、+5%のオーバレンジをもちます。

②動作パラメータ１読出モード
各チャネルのPVオフセット値、ディジタルフィルタ値がWORD形で格納されます。
(MSB)
15+4+5+6+7(LSB)0

チャネル2 PVオフセット値
チャネル4 PVオフセット値
チャネル2 ディジタルフィルタ値
チャネル4 ディジタルフィルタ値

チャネル1 PVオフセット値
チャネル3 PVオフセット値
チャネル1 ディジタルフィルタ値
チャネル3 ディジタルフィルタ値

WORD 形③動作パラメータ２読出モード
各チャネルの警報ONディレー時間、警報種別がWORD形で格納されます。

+4+5+6+7(MSB)
15チャネル1チャネル2チャネル3チャネル4(LSB)0
警報ONディレー時間
警報ONディレー時間
警報ONディレー時間
警報ONディレー時間

チャネル1チャネル2チャネル3チャネル4警報種別
警報種別
警報種別
警報種別

WORD 形

熱電対入力モジュールページ④動作パラメータ３読出モード
以下のパラメータ値がWORD形で格納されます。
(MSB)
15+4+5+6+7(LSB)0熱電対種別№（動作レンジ）
制御出力動作変換値単位
冷接点補償温度値
未使用

未使用

15 1413 1211 109876

ｱｯﾌﾟﾀﾞｳﾝｽｸｰﾙ
WORD 形

543210+5未使用

ビット0123456789101112-15

フラグ名
チャネル1チャネル2チャネル3チャネル4チャネル1チャネル2チャネル3チャネル4チャネル1
チャネル2
チャネル3
チャネル4
未使用

制御出力動作

変換値単位設定

ｱｯﾌﾟﾀﾞｳﾝｽｹｰ
ﾙ処理

内容
ｱｯﾌﾟﾀﾞｳﾝｽｹｰﾙ処理
ON:ダウンスケール処理、OFF：アップスケール処理
ｱｯﾌﾟﾀﾞｳﾝｽｹｰﾙ処理
ｱｯﾌﾟﾀﾞｳﾝｽｹｰﾙ処理
ｱｯﾌﾟﾀﾞｳﾝｽｹｰﾙ処理
変換値単位設定
ON:％値（0.00〜105.00％）、OFF：工業値
変換値単位設定
変換値単位設定
変換値単位設定
ON:正動作、OFF：逆動作
制御出力動作制御出力動作制御出力動作制御出力動作

21/27

熱電対入力モジュール

ページ

22/27

⑤動作パラメータ４読出モード
チャネル毎に以下のパラメータ値がINT形で格納されます。
(MSB)
15(LSB)
0+4+5+6+7SV値（設定値）
ALM1設定値
ALM2設定値
ON/OFF不感帯

INT 形

動作パラメータ４はチャネル毎に格納されるため、オフセットアドレス+3の8-11のいずれのビットがONしているかで、どのチャネルの情報が格納されているかを判別する必要があります。

（６）設定コマンド（オフセットアドレス+8）
15 14

13 12

11 109876543210+8WORD 形
未使用
温度入力使用設定
パラメータ設定要求

ビット
0123456789101112-14
15フラグ名チャネル1 制御出力許可/禁止
チャネル2 制御出力許可/禁止
チャネル3 制御出力許可/禁止
チャネル4 制御出力許可/禁止
チャネル1 警報使用設定
チャネル2 警報使用設定
チャネル3 警報使用設定
チャネル4 警報使用設定
チャネル1 温度入力使用設定
チャネル2 温度入力使用設定
チャネル3 温度入力使用設定
チャネル4 温度入力使用設定
未使用
パラメータ設定要求

警報使用設定制御出力動作設定内容
ON:制御出力許可
OFF:制御出力禁止

ON:使用、OFF:未使用

ON:未使用、OFF：使用

ON:パラメータ設定/読出要求注）制御出力許可から禁止にしたとき制御出力がONしていた場合、制御出力フラグはOFFします。

熱電対入力モジュール

ページ

23/27

（７）切換コマンド（オフセットアドレス+9）
15 14

13 1211 10987654321WORD 形+9未使用

チャネル№＜0 固定＞
ビット
0123456,789101112-150フラグ名
動作パラメータ1書込モード
動作パラメータ2書込モード
動作パラメータ1読出モード
動作パラメータ2読出モード
動作パラメータ3読出モード
動作パラメータ4読出モード
未使用
チャネル1チャネル2チャネル3チャネル4
未使用

未使用

パラメータ種別＜0 固定＞
内容
ON:動作パラメータ1書込モード（全チャネル一括）
ON:動作パラメータ2書込モード（チャネル毎）
ON:動作パラメータ1読出モード（全チャネル一括）
ON:動作パラメータ2読出モード（全チャネル一括）
ON:動作パラメータ3読出モード（全チャネル一括）
ON:動作パラメータ4読出モード（全チャネル一括）
動作パラメータ2書込モード、動作パラメータ4読出モード指定時、アプリケ
ーションプログラムにて8-11ビット中のいずれか1ビットをONし、チャネルを指定します。

注１）0-5ビットはいずれか1ビットのみONさせてください。複数のビットがONしている場合、指定したモードは有効にならずその前のモードのままとなります。
注２）8-11ビットはいずれか1ビットのみONさせてください。複数のビットがONしている（チャネル№を重複）場
合、指定したモードは有効にならずその前のモードのままとなります。

熱電対入力モジュール

ページ

24/27

（８）パラメータ設定（オフセットアドレス+10〜+15）
設定コマンド（オフセットアドレス+8）の15ビット目をONすると、情報ステータス（オフセットアドレス+0）の15ビット目がONし、 パラメータ設定/読出モード になります。次に本レジスタに設定データを入力し、切換コマンドの該当ビットをONさせます。
①動作パラメータ１書込モード
下記に示す位置にデータを設定し、 動作ﾊﾟﾗﾒｰﾀ1書込ﾓｰﾄﾞﾌﾗｸﾞ(切換コマンドの0ビット目)をONさせます。
(MSB)
15+10+11+12+13+14+15(LSB)0

チャネル2 PVオフセット値
チャネル4 PVオフセット値
チャネル2 ディジタルフィルタ値
チャネル4 ディジタルフィルタ値
未使用
制御出力動作

チャネル1 PVオフセット値
チャネル3 PVオフセット値
チャネル1 ディジタルフィルタ値
WORD 形
チャネル3 ディジタルフィルタ値変換値単位
ｱｯﾌﾟﾀﾞｳﾝｽｸｰﾙ
未使用

15 1413 1211 109876543210+5
未使用
ビット0123456789101112-15制御出力動作

変換値単位設定

ｱｯﾌﾟﾀﾞｳﾝｽｹｰﾙ処理

フラグ名
内容
チャネル１ ｱｯﾌﾟﾀﾞｳﾝｽｹｰﾙ処理
ON:ダウンスケール処理、OFF：アップスケール処理
チャネル2 ｱｯﾌﾟﾀﾞｳﾝｽｹｰﾙ処理
チャネル3 ｱｯﾌﾟﾀﾞｳﾝｽｹｰﾙ処理
チャネル4 ｱｯﾌﾟﾀﾞｳﾝｽｹｰﾙ処理
チャネル１ 変換値単位設定
ON：％値、OFF：工業値
チャネル2 変換値単位設定
チャネル3 変換値単位設定
チャネル4 変換値単位設定
ON：正動作、OFF：逆動作
チャネル１ 制御出力動作
チャネル2 制御出力動作
チャネル3 制御出力動作
チャネル4 制御出力動作
未使用

熱電対入力モジュール

ページ

25/27

②動作パラメータ２書込モード
下記に示す位置にデータを設定し、 動作ﾊﾟﾗﾒｰﾀ2書込ﾓｰﾄﾞﾌﾗｸﾞ(切換コマンドの1ビット目)をONさせます。
動作パラメータ２はチャネル毎に設定する必要があります。警報ONディレー時間および警報種別は WORD
形 で、その他のパラメータは INT形 で設定してください。
(MSB)
15+10+11+12+13+14+15(LSB)0
警報ONディレー時間

警報種別
SV値（温度設定値）
ALM1設定値
ALM2設定値
ON/OFF不感帯
未使用

WORD 形
INT 形

熱電対入力モジュールページ

26/27

４−２ パラメータ
４−２−１ パラメータ一覧
パラメータ名PVオフセット値
ディジタルフィルタ値
制御出力動作設定
変換値単位設定
アップダウンスケール処理
警報ONディレー時間
警報種別
SV値（温度設定値）
ALM1設定値
ALM2設定値
ON/OFF不感帯

設定範囲（単位）
初期値-10.0%〜-10.0%(0.1%)
注１）
0%1〜100ｓ(1ｓ)
注１）注２）
1s
ON:正動作、OFF：逆動作
OFF:逆動作
ON:％、OFF：工業値
OFF:工業値
ON:ﾀﾞｳﾝｽｹｰﾙ処理、OFF：ｱｯﾌﾟｽｹｰﾙ処理
OFF:ｱｯﾌﾟｽｹｰﾙ処理
0〜100ｓ(1ｓ)注1）0s
0〜13注１）
0:上限絶対値
ﾌﾙｽｹｰﾙの0-100%の工業値 注３）
ﾌﾙｽｹｰﾙの50%の工業値
ﾌﾙｽｹｰﾙの80%の工業値
ﾙｽｹｰﾙの20%の工業値
ﾌﾙｽｹｰﾙの0.5%〜20.0%の工業値
ﾌﾙｽｹｰﾙの0.5%の工業値

更新時期
アプリケーシ
ョンによるパラメータ書込
み時
注4）

注１）2つの設定項目を1ワードのWORD形で設定する必要があります。例えば下図のような場合、＜設定例＞
チャネル1を-10.0%、チャネル2を5.0%と設定する場合、-10.0%→-100→9C(h)、5.0%→50→32(h)となり、オフセットアドレス+10の領域に 9C32h と設定します。

注２）1s未満または100sを超える値を設定した場合、1s未満の場合は1sに、100sを超える場合は100sに設定されます。
注３）例えば熱電対種別№00のK 0-1300℃の場合、設定範囲は0-1300℃となり、設定単位は1℃です。
注４）アプリケーションによるパラメータ書込時、本モジュールのEEPROM内にデータが書き込まれます。
EEPROMの書込保証回数10万回を超えないようにアプリケーションを作成してください。
パラメータの値に変化がない場合、何度書き込み要求をしても書込み回数は増えません。

熱電対入力モジュール

ページ27/27

第５章 配線
５−１ 端子への信号配置

５−２ 配線例

注１）特にノイズが多い場合、D種接地してください。
注２）SLD端子は内部で接続されています。
注３）NC端子を他の信号や制御電源などの中継端子として使用しないでください。
注４）本モジュールへの配線は、シールド付き補償導線で抵抗値が無視できるような抵抗値の少ないケーブルを使用してください。
注５）端子台に取り付けている冷接点補償器は絶対に外さないでください。また、交換もしないでください。正
しく温度計測できなくなります。
注６）端子カバーは必ず取り付けて使用してください。（本モジュールの近くでファンを回すなど、空気の対流はできる限り避けてください。）