全熱交換型換気システム
PEJスーパー換気シリーズ「せせらぎ® 」
湿度制御付コントローラーVMPX-NHシリーズ
Gauß Fan® ガウスファン03

取扱説明書
2020年10月

発行

大切に保管してください！
パーツナンバー: SK0101-B96010-012-011©PassivEnergie Japan Inc. 2010-2020

目次
使用上のご注意
・ 安全のために必ずお守りください

02① 「せせらぎ®」の概要

03

1.1

04

PEJスーパー換気シリーズについて・ シンプルな構造 ・24時間365⽇稼働可 ・集中コントローラーVMPX-NHシリーズ
1.205

PEJスーパー換気シリーズ 性能表・ 北海道地区でPEJスーパー換気「せせらぎ」をご使用される場合のお願い
・ PEJスーパー換気「せせらぎ」の特性表

06

1.3 PEJスーパー換気シリーズの各部名称
・ 各部名称 ・室内カバーの取り付け・フィルター08② コントローラーの操作⽅法
2.1 操作パネル

09

2.2 各運転モードの詳細

10・ 通常運転モード ・ナイトパージモード

11

2.3 湿度センサー(湿度制御機能)の詳細12③ アフターメンテナンス・洗浄⽅法

3.1 フィルターのクリーニング
・ 清掃⽅法 ・ 点検・交換⽅法 ・
3.207

交換フィルター販売先

ファンユニット+蓄熱エレメントのクリーニング④ トラブルシューティング
4.1 コントローラーが動かない（ランプが点灯・点滅しない）

13
15

16
17

4.2 ファンが動かない
4.3 ファンが高速回転する（制御できない）
4.4 コントローラーのLEDが点灯しない
4.5 １～4で問題が解決されなかった

1

使用上のご注意◎安全のために必ずお守りください
ＰＥＪスーパー換気シリーズをお使いいただく前に必ずこちらの取扱説明書をお読みください。
≪ 誤った使用は本体・コントローラーの故障やけが・災害の原因になります。≫
コントローラーに⽔等をかけないでください。
≪ ショートや感電により、⽕災の原因になります。≫
改造や⼯具を必要とする分解はしないでください。
≪ 本体・コントローラーの故障やけがの原因になります。≫
お⼿⼊れの際は必ず製品の電源を落としてから行ってください。
≪ 本体・コントローラーの故障やけがの原因になります。≫
主電源は必ず交流100Ｖで使用して下さい。
≪ 対応電圧 90Ｖ～240Ｖ；50Ｈｚ～６０Ｈｚ≫
故障・異常時（異⾳・焦げ臭い等）は、運転を停⽌してブレーカーを落として下さい。
≪ ショートや感電により、⽕災の原因になります。≫
外気の取り⼊れ⼝は、燃焼ガス等の排気を吸い込まない位置にあるか確認する。
≪ 室内に新鮮な空気が取り込めず、酸⽋状態の原因になります。≫

2

① 「せせらぎ®」の概要

3

1.1

PEJスーパー換気シリーズについて
PEJスーパー換気「せせらぎ」シ
ステムは高効率の全熱交換換気システム（換気分類：第一種）です。⾃然の空気を給気し室内の熱と湿気を回収します。集中コントローラー1基につき最⼤8台までの換気ユニットを同期し、連動運転ができます。

稼働時は給排気の最⼤93％（せせらぎHEXAGLOT）の熱と湿度が回収されます。
PEJスーパー換気「せせらぎ」システムの各部品は簡単にメンテナンスが行えます。空気の汚れの状態により定期的にフィルター及びPEJスーパー換気「せせらぎ」本体をクリーニングする事で高い効率を維持することが出来ます。


シンプルな構造
PEJスーパー換気シリーズは右の図のような構成になっております。室内カバー・フィルター・ファンユ
ニット+蓄熱エレメントまで、⼯具なしですべて取り外せます。室内カバーはマグネット式、換気 ファンはコネクターを外すことで取り外せるので、メンテナンスが行いやすく、シンプルな設計になっております。

24時間365⽇稼働
PEJスーパー熱交換換気システムは、PEJスーパー換気が年間消費する電⼒の４０倍以上の熱エネルギーを回収することができます。PEJスーパー換気を設置することにより、冷暖房の効率を高め、365⽇稼働してもエネルギーの消費を抑える事ができ、電気料⾦等を節約することができます。

集中コントローラーVMPX-NHシリーズ
集中コントローラーVMPX-NHはPEJスーパー換気「せせらぎ」を最⼤8台まで接続することが可能なコントローラーです。

4

1.2

初期使用方法の注意点と「せせらぎ®」の特性表• 北海道地区でPEJスーパー換気「せせらぎ」をご使用される場合のお願い
気密性の高い住宅ではレンジファン使用時に室内が負圧となり、PEJスーパー換気「せせらぎ」の給気時に必要以上の冷たい外気が流⼊し、室内温度環境に影響が生じる恐れがあります。
北海道地区では「せせらぎ」寒冷地用（北海道使用）をご使用ください。
• PEJスーパー換気「せせらぎ」の特性表

せせらぎHEXAGLOT®
型番

SKH150se-400

熱交換効率風量※ファンユニット
消費電⼒

最⼤93%

最⼤80 m³/h
PEJ ガウスファンGS03
最⼤1.6 W/h

ハニカム
カートリッジタイプ
蓄熱エレメント
外径154 mm

長さ150 mm

外径165 mm

スリーブ管 寸法
長さ 400 mm
減⾳効果※- 36 dB(A)表記されている風量は本体一台の風量です。PEJスーパー換気「せせらぎ」は70秒ごとに給気⇔排気が切り替わるので、換気計算する際表記されている風量の半分の40m³/hで計算します。表示風量は修正後の風量です。

5

1.3

PEJスーパー換気「せせらぎ®」の各部名称

スリーブPM2.5花粉フィルター（丸）蓄熱エレメント +ファンユニット室内カバー

防⽕ダンパー（防⽕地域のみ）

標準フィルター（丸）コントローラーVMPX-NHシリーズ

6

フィルターフィルターのタイプは4種類あります：
1.標準フィルター 2.PM2.5花粉フィルター
1.標準フィルター：⽇常生活で、外気の汚れの侵⼊防⽌で、⽔洗いで清掃できるタイプです。
2. PM2.5・花粉フィルター(別売)：花粉症の対策として、スギ花粉が飛散する時期（2月～4月）にお勧めしております。PM2.5・花粉フィルターは⽔洗いできないため、シーズンごとに交換が必要となります。

交換フィルターセットの注文方法① 建築会社様② PEJホームページ http://www.passivenergie.co.jp③ PEJメール otoiawase@passivenergie.co.jp④ Amazon.co.jp(6枚交換フィルターセット）

PM2.5・花粉フィルター
標準フィルター

検索番号：

検索番号：

B0108NCXTE

B010DFJE80（※フィルター交換・清掃⽅法：ページ13参考）7

② コントローラーの操作⽅法

8

1.集中コントローラーVMPX-NHシリーズ
集中コントローラーVMPX-NHシリーズの機能集中コントローラーVMPX-NHシリーズは電 ファンユニットの給排気制御源を⼊れると、⾃動的にシステムが稼働しま ⾃動湿度制御

す。最初は結線されているファンの状況を確 フィルター点検時期の表示

認してコントローラー内部の設定・ファンの コントローラー1台でファン認識を５秒程行います。

8台まで運転制御

 操作パネル（表面）④ 熱交換モード① 電源② 風量選択⑤ ナイトパージモード⑥ 風量表示⑦ 自然給気モード③ フィルター点検表示/ リセット①

電源を約５秒長押しすると、ファンユニットは運転停⽌します。

②

集中コントローラーVMPX-NHでは、風量選択ボタンを押すことで、 4段階の風量で運転することができます。

③

フィルター点検サインのLEDが点灯すると、フィルターの点検が必要になります。 点検後、フィルター交換が必要な場合は、フィルターを交換ください。 フィルター交換後、③のボタンを約３秒長押しすると、累積時間のリセットができます。(※ページ13)④

熱交換モードは通常運転モードです。(次項説明)⑤

ナイトパージモードに変更するボタンです。(次項説明)⑥

風量表示ランプは、各風量に応じてLEDランプが点灯し、①が最も少なく、 ④が最も多くなります。通常運転は①～②です。家族団欒時は③をお奨めします92.2 各運転モードの詳細
排気通常運転モード

給気

排気２度

外気０度

(風量１～4）通常運転モードは、熱交換を行いながら換気をする標準モードです。ファンユニットは⾃動的に70秒間隔で給気と排気が切り替わりま

70秒
室内20度

給気18度す。

ナイトパージモード (風量4）ナイトパージモードは、接続されているファンユニットの半数ずつで、給気と排気の連続運転です。
70秒間隔での給排気の⾃動切り替えや熱交換は行われません。

70秒

室内の温度が室外より高いときに室内の熱を外に逃がし、外からの涼しい空気を取り⼊れることができます。
夏期の夜間にお勧めのモードです 。

10

2.3湿度センサー(湿度制御機能)の詳細
湿度制御機能付きで快適ゾーンに暮らす

11

③ アフター・メンテナンス
清掃⽅法

12

3.1 フィルターのクリーニングPEJ スーパー換気「せせらぎ®」は、クリーニング等の簡単なメンテナンスのみでご使用頂けます。フィルター、蓄熱エレメント+ファンユニットを定期的にクリーニングして下さい。
※クリーニング作業の前にコントローラーの電源を抜き、換気用の電源ブレーカーを落として下さい。
フィルター交換のLEDが点灯すると、フィルターの点検をしてください。
フィルターのお⼿⼊れは、6ヶ月に一度目安に行って下さい。コントローラーに稼働時間（約６ヶ月）によりお⼿⼊れのサインを出します。２～３年に一度は標準フィルターの交換をオススメします。
標準フィルターは洗浄し繰り返し使用することが出来ます。
（※PM2.5フィルターは洗浄不可）① 洗う前にフィルターを室内カバーから外して下さい。

室内カバー①を外す

室内カバー②を外す

フィルターを外す※写真のようにカバー②の下部を少し下に引くと、簡単に外せます。

② 最初に掃除機などで表面に付着した埃を落とし、お湯で洗い流して下さい。
※ベタツキ、汚れ、臭いが目立つ場合、中性洗剤を使用して下さい。
③ 再度取り付ける前にフィルターを乾かして下さい。
※汚れが付着することがあるので他の物と一緒に洗わないで下さい。
④ フィルターの取り付け⽅

室内カバー④に合わせる⑤

交換後、コントローラーのノッチをボルトと合わせる

少し右へ回すボタンを約５秒長押しすると、累積時間のリセットができます。
13

交換フィルターセットの注文方法① 建築会社様② PEJホームページ http://www.passivenergie.co.jp/inquiry.php③ PEJメール otoiawase@passivenergie.co.jp④ Amazon.co.jp
PM2.5フィルター

検索番号： B0108NCXTE

標準フィルター

検索番号： B010DFJE80

143.2ファンユニット+蓄熱エレメントのクリーニング

ファンユニット+蓄熱エレメントのセラミックスの汚れを年に1 度のペースで確認して下さい。中の埃は掃除機で吸い込んで下さい。それでも取り除くことができない場合は、お湯を使用して洗浄して下さい。⽔温４０度以下。

手順：① クリーニング作業の前に分電盤のブレーカーを下げて下さい。
② 室内カバー、フィルターを取り外して下さい。
③ ファンユニット+蓄熱エレメントをスリーブから抜き出して下さい。
※コネクターを外して下さい。
④ 取⼿を引っ張りスリーブからファンユニット+蓄熱エレメントを抜き出して下さい。
⑤ 画像のようにバケツにお湯をため、ファンユニット+蓄熱エレメントをそのまま洗えます。

食洗機対応可能温度40度以下。
⑥ 洗浄したファンユニット+蓄熱エレメントは直接⽇の当らない場所で乾かして下さい。
⑦ 再度設置する前にスリーブの内部を拭いてください。

2.4

再取付

取り付ける時は逆順番で行います。
①ファンユニット+蓄熱エレメントをスリーブに挿⼊します。
（取⼿を必ず表側にして下さい。）② コネクターを差し込みます。
③ ブレーカーを上げてください。

15

④ トラブルシューティング16

4 トラブル・シューティング
1.

コントローラーが動かない。（ランプが点灯・点滅しない）
A) 「 ON/OFF 」ボタンを強めに１秒以上押してください。
B) ブレーカーなどの主電源が通電されているか確認してください。
C) コントローラーまでの主電源配線が断線していないか確認してください。

2.

ファンが動かない。
A) 配線⽅法を確認してください。（「せせらぎ®」はコントローラー集中配線です。）
B) ファンのコネクター部の結線・配線を確認してください。
C) コントローラーのコネクター部の結線・配線を確認してください。
D) ファンまでの配線が断線していないか確認してください。
E) コントローラーの配線状況を確認してください。

3.

ファンが高速回転する。（制御できない）
A)

4.

コントローラーのLEDが点灯しない。
A)

5．

コントローラーの配線を確認してください。

コントローラーがOFFです。電源ボタンを長押ししてください。

問題が解決されなかった。
裏表紙に書いてある連絡先までご連絡ください。
代理店様名・⼯事店様名・物件名・問題点をお話しいただけると対応がスムーズに進みます。

17

全熱交換換気システム
PEJスーパー換気「せせらぎ®」
湿度制御付コントローラーVMPX-NHシリーズ
Gauß Fan® ガウスファン03
取扱説明書 発行：2019年 4月

パッシブエネルギージャパン株式会社

Passiv Energie Japan Inc.

〒140-0001

東京都品川区北品川3‐6‐13

電話
ファックス
＠メール
ホームページ

03-6433-2831
03-6433-2839
info@passivenergie.co.jp
www.passivenergie.co.jp

営業時間

平⽇ 9：00 ～ 17：00©PassivEnergie Japan Inc. 2010-2019