電力関連製品
2022.4

電力関連ソリューションのご案内
工場やビルの電力効率アップのために電力の損失を低減し、電気代を安くする
電力の安定化で、インフラへの悪影響を抑える電力をバックアップし、瞬低や停電に備える

いま求められている電力品質の改善課題と電力の損失を低減
力率改善（電力の有効活用）することが可能です。

力率改善
リアクトルが必要なワケ系統の高調波ひずみを改善し、コンデンサ投入電流を抑制します。

進相コンデンサが必要なワケ進相コンデンサ

パックコン

➡P03

力率を改善し、電気を有効活用します。

➡P04

電力の安定化
高調波電流を吸収あるいは相殺し、電圧ひずみの低減やフリッカ・電圧降下対策が可能です。

高調波対策

電圧変動対策工場で交流フィルタ

アクティブフィルタ

➡P05

➡P06

よって異なりますが、寿命があります。コン
デンサ及び附属機器（直列リアクトル、放電更新推奨時期

低圧進相コンデンサ使用開始後使用開始後

注）
この値は保証値ではありません

01

Nichicon Power Products Solution Catalog➡P07

一般に電力機器には種類や使用条件にコンデンサ・附属機器の更新推奨時期

高圧進相コンデンサ
及び附属機器

フリッカ補償装置

15 年
10 年

電力損失の低減で基本料金の割引をコイル）においては、（社）
日本電機工業会

進相コンデンサを設置し、力率が改善され「汎用高圧機器の更新推奨時期に関するると送電、配電、変電設備における電力損失調査」
報告書、「低圧機器の更新推奨時期にが低減され、電気設備が有効に利用される関する調査」
報告書において更新推奨時期

ことになります。

は左記のように記載されています。

このため各電力会社において実施されている力率料金制度によって、力率が改善されニチコンのソリューション

オフィスビルで電力をバックアップ
瞬時電圧低下時に電源供給をおこない、生産ライン停止を回避します。

瞬低・停電対策

瞬低補償装置停電補償装置➡P08

ると毎月の基本料金が割引され電気料金が安くなります。
力率改善により電気設備の有効利用ができますので、特に契約電力※80kW程度未満の需要家では力率改善による設備余裕に見合った設備容量を低減することにより契約電力が低減でき、電気料金が大幅に節減できる場合があります。
※電力会社により若干の差異があります

契約電力
50kW未満50kW〜
80kW未満80kW〜500kW未満

契約種別
低圧電力

高圧電力 A
業務用電力

力率の決定
各機器の力率を入力によって加重平均にする➡P09

基本料金の割引・割増● 力率が 85％を上回る場合は 5％割引
● 力率が 85％を下回る場合は 5％割増

負荷が最大と認められる時間の力率を需要家と電力会社で協議して決める● 力率が 85％を上回る場合は、その上回る1％について 1％割引

500kW〜
2,000kW未満

高圧電力 B
業務用電力

2,000kW以上

特別高圧電力
業務用電力

その月のうち毎日午前 8 時から午後10 時までの時間における平均力率● 力率が 85％を下回る場合は、その下回る1％について 1％割増

Nichicon Power Products Solution Catalog

02電力の損失を低減

進相コンデンサ
力率を改善し、電気を有効活用します。

■ 信頼性、保安性の高い力率改善設備です

導入事例■ 保守・メンテナンスが容易で、保護協調に優れています

病 院、学 校、研 究 施 設、ビ ル、公 共 機 関、工場、店舗■ 力率割引制度により、一定の力率（85%) 以上改善すると基本料金の割引を受けることができます※

力率とは例）
500kW/月の契約で力率を85%から95% へ改善した場合
値引き金額＝500×(0.95−0.85)×1733.4= 86,670 円 / 月

力率（%）＝

有効電力量
22（有効電力量）+（無効電力量）※電力会社により異なります■ 構内配電線や変圧器の損失低減、電圧降下の低減

高圧進相コンデンサ
ACEVAR® (SH方式)

乾式進相コンデンサ
GeoDRY®

高圧進相コンデンサ用直列リアクトル

自己回復性能を持つ高い信頼性。
万一の場合には自己遮断する保安装置内蔵で高い安全性を確保。

地 球にやさしい、環 境に配 慮した
窒素ガス封入乾式進相コンデンサ。

コンデンサと組み合わせることにより、系統の高調波ひずみを改善。
コンデンサ投入時の電流を抑制。

高圧進相コンデンサ

低圧進相コンデンサ

当社の独自技術 SHコンデンサ
誘電体に局部的破壊が生じると、破壊部分の電極膜が蒸発消失して、絶縁回復することからSH（Self Healing）コンデンサと称しています。

乾式タイプ
低圧LCユニット❶自己回復の原理
事故点

電極蒸着膜が消失

自己回復前

誘電体

自己回復後

❷絶縁構成蒸着膜が飛散し絶縁回復
自己回復した箇所❸保安装置の構造と動作原理
無蒸着部
金属蒸着膜

リード線
絶縁板
コンデンサ
素子

メタリコン
無蒸着部

03

フィルム( 誘電体 )Nichicon Power Products Solution Catalog

動作前

動作後

N2コンデンサと直列リアクトルをユニット化し、小型・軽量化・乾式化を実現

さまざまな機能を一つにまとめた

パックコン®
シリーズ

進相コンデンサ

直列リアクトル

パックコン®

パックコン ® とは当社の充電部しゃへい形高圧コンデンサ設備の愛称。高品質で安全性の高い保安装置内蔵形高圧コンデンサと、直列リアクトルを一つにまとめた設備です。

スーパーパックコン®

■ 高調波対策・回路現象を考慮に入れた設計です■ 低損失高信頼品です■ 据付面積が小さく取扱いが簡単です

パックコン ®

■ 保護協調を考慮した設計です

電力ヒューズ付スーパーパックコン

スーパーパックコン ®

ヒューズ
ヒ電力ヒューズ付
スーパーパックコン

スーパー
パックコン ®

開閉器

パックコンに開閉装置を備えた製品。一体化しているため、設置場所に制限を受ける場合に最適。

ツインパックコン®

電力ヒューズ付
スーパーパックコン

低背形パックコン

電力ヒューズ付
スーパーパックコン

ツインパックコン ®

低背形パックコン

スーパーパックコンに電力ヒューズを備えた製品。
万が一の事故時に系統から切り離すことができます。

電力ヒューズ付スーパーパックコンを省スペース化。
2回路一体構造で全装可搬が可能なため据付けも省力化。

電 力ヒューズ 付スーパ ーパックコンを低 背 化。
高 さ制 限 の ある搬 送 口にも 対 応しや すくなりました。

オートパックコン®

ダクト連結型スーパーパックコン

オイルレススーパーパックコン

スーパーパックコン ®

自動制御装置

オートパックコン ®

ダクト連結型
スーパーパックコン

スーパーパックコン ®

オイルレス高圧
進相コンデンサ

乾式モールド形
直列リアクトル

オイルレス
スーパーパックコン

スー パ ー パックコンに自 動 制 御 機 能 を 加 えた製品。他のスーパーパックコンも多段自動制御できます。

スーパーパックコンを複数台接続できます。

多くの人が集まり防災が重視される受変電設備や地下変電所などにお勧めしています。

低圧パックコン

低圧スーパーパックコン

NL形パックコン／NLS形パックコン

低圧コンデンサ

直列リアクトル低圧パックコン

高品質の低圧コンデンサと直列リアクトルを一体化。

低圧パックコン

開閉器

低圧スーパーパックコン

低圧パックコンに開閉装置を備えた製品。一体化のため省スペース化を実現。

NL 形パックコン

NLS 形パックコン

N2形コンデンサ、直列リアクトル、開閉器と自動制御装置を単位ユニットにまとめた製品。

Nichicon Power Products Solution Catalog04

電力の安定化

交流フィルタ
高調波電流を吸収し、電圧ひずみを低減します。

■ コストパフォーマンスに優れています（単一調波のみの対策の場合）

導入事例■ フィルター用リアクトル、コンデンサの単品対応が可能です

物流倉庫、圧延設備、クレーン設備、印刷機、工作機、高周波誘導加熱装置、インバータ■ 高調波低減、力率改善が同時に可能です

応用機器、エレベータ、空調設備、上下水道■ 新規設計時に並列設計のご依頼をいただくことで増設、ポンプ設備、湾岸クレーン、スキーリフト、ロープウェイ巻上機並列設置が可能です
効果電力ヒューズの加熱溶断がなくなります
通信機器の雑音・映像の乱れがなくなります
コンデンサやリアクトルの振動・うなり・異常過熱がなくなります
電力量計の計量誤差発生・継電器の誤動作がなくなります

交流フィルタによる高調波低減❶ 高調波が発生❷ 高調波を吸収❸ 高調波がない電力を出力

高調波発生負荷から高調波が発生した電力が流れる高調波を吸収する

高調波流出規制値を定める
ガイドラインを満足

Ｘ線撮影装置、ＭＲ
Ｉ、モーター用インバータ、サイリスタ機器

高調波発生負荷

05

Nichicon Power Products Solution Catalog

交流フィルタ

他の施設や送電網

電力の安定化

アクティブフィルタ
高調波電流を相殺し、電圧ひずみを低減します。

■ 様々な高調波次数に対応可能です

導入事例■ アクティブフィルタの増設、並列運転も可能であるため、物流倉庫、圧延設備、クレーン設備、印刷機、工作機、高周波誘導加熱装置、インバータ

お客様の課題に併せて対応可能です

応用機器、エレベータ、空調設備、上下水道■ 電圧ひずみなどの外部要因によって過負荷になることはありません

ポンプ設備、湾岸クレーン、スキーリフト、ロープウェイ巻上機■ 電圧降下対策、フリッカ対策も可能です
効果電力ヒューズの加熱溶断がなくなります
通信機器の雑音・映像の乱れがなくなります
コンデンサやリアクトルの振動・うなり・異常過熱がなくなります
電力量計の計量誤差発生・継電器の誤動作がなくなります

アクティブフィルタによる高調波対策❶ 高調波が発生❷ 検出❸ 出力❹ 高調波がない電力を出力

高調波発生負荷から高調波が発生した電力が流れる

高調波電流を検出

高調波電流を相殺する電流を出力

高調波流出規制値を定める
ガイドラインを満足

Ｘ線撮影装置、装置
置、ＭＲ
Ｉ、モーター用インバータ、ータ、サイリスタ機器

高調波発生負荷

アクティブフィルタ

高調波電流を相殺

他の施設や送電網設ややNichicon Power Products Solution Catalog06電力の安定化

フリッカ補償装置®
HiQC
フリッカ（電圧降下・電圧変動）を低減します。

■ 溶接、プレス、成型の品質が向上します

導入事例■ 蛍光灯のちらつき、コンピューターの誤動作が回避できます

アーク炉、スポット溶接機、大型成型プレス、押し出し成型機、トンネル掘削機、岩石■ モーターの起動不能を回避できます

破砕機、製紙機ドラム、ゴミ焼却施設、鉄鋼圧延ミル、誘導電動機

フリッカ補償装置によるフリッカ低減

機器性能のフル活用が可能に

電力系統利用協議会が定める
フリッカ規制値を満足

瞬間的に電力が必要な負荷を使用し、電圧が低下電圧の低下を補償するべく瞬時に演算し、無効電力出力により電圧補償を行う

電圧補償の仕組み
電流の変動を検出

溶接機・誘電炉/電動機/掘削機

07

Nichicon Power Products Solution Catalog

フリッカ補償装置

送電網

電力をバックアップ

瞬低補償装置
瞬時電圧低下時に電源を供給します。

■ 高い瞬低補償能力

導入事例

瞬低 を常時監視により瞬時に検出し、補償動作を行います
切換時間は2.0msec 以下

半導体工場、自動車工場、繊維工場、樹脂加工工場、電子部品工場、食品工場、化学■ 常時商用給電方式による高効率設計

プラント、塗料工場、建材工場、砕石工場、待機時は常時商用給電することにより、効率 98 〜 99％を実現
ランニングコストの低減に貢献します

病院、データセンター、スタジアム、ビル、店舗■ 繰り返し瞬低に対応「0.2sec 瞬低−0.2sec 正常電圧」の 5 回繰り返し瞬低に対応しています■ 電気二重層コンデンサ EVerCAPⓇ 採用により蓄電部 15 年間メンテナンスフリー■ 瞬低のモニタリングが可能
データ収集装置を搭載し、電力状態のモニタリングが可能です■ 瞬低補償時間
1 〜 15 秒 (オプションでその他補償時間も対応可能です。)

定常時/瞬低補償時の電力供給
商用電力を使用するので高効率な運用が可能

交流
入力

高速半導体
スイッチ

EDLC

補償対象
負荷双方向
コンバータ

瞬低補償装置

定常時

瞬時の切換えにより、無瞬断で電圧補償

交流
入力

高速半導体
スイッチ

EDLC

補償対象
負荷双方向
コンバータ

瞬低補償装置

常時商用給電瞬低補償時

切換→瞬低補償

Nichicon Power Products Solution Catalog

08

電力をバックアップ

停電補償装置停電時に電源を供給します。

■ 高い停電補償能力

導入事例

瞬時の電圧低下を検出し、補償動作を行います。切換時間は2.0msec 以下

半導体工場、自動車工場、繊維工場、樹脂■ 常時商用給電方式により高効率加工工場、電子部品工場、食品工場、化学プラント、塗料工場、建材工場、砕石工場、待機時は、常時商用給電することにより、効率 98〜99％を実現。
ランニングコストの低減に貢献します

病院、データセンター、スタジアム、ビル、店舗■ 繰り返し停電に対応
繰り返し停電の場合は、1 分間停電の繰り返し5 回、連続停電の場合は、5〜8 分の補償に対応できます※※蓄電池仕様により異なります■ 蓄電部 15 年間メンテナンスフリー
長寿命タイプの電池の採用と、劣化に配慮した制御運転により、蓄電部の期待寿命 15 年を実現します■ 高い信頼性・保安性
安全性の高いリチウムイオン電池の採用により、高い信頼性と保安性を実現します■ 小型・軽量・省スペース
エネルギー効率の高いリチウムイオン電池を蓄電デバイスとすることで、バックアップに必要な蓄電容量を最適化し、小型軽量化を実現します■ 停電補償時間
5分（オプションでその他補償時間も対応可能です）

定常時/瞬低・停電補償時の電力供給

無瞬断長時間バックアップ給電方式概要
例：エンジン発電機と併用の場合商用電力を使用するので高効率な運用が可能

瞬時の切換えにより、無瞬断で電圧補償発電機との併用でさらに長時間のバックアップも可能です。

その他
負荷

交流入力

高速半導体
スイッチ

補償対象
負荷

交流入力

高速半導体スイッチ

補償対象
負荷

交流入力

高速半導体スイッチ

補償対象
負荷

その他
負荷

交流入力

高速半導体スイッチ

補償対象
負荷

充電LiB

双方向コンバータ

停電補償装置

定常時

09

常時商用給電Nichicon Power Products Solution Catalog

LiB

双方向コン
バータ

停電補償装置瞬低・停電補償時 切換→瞬低・停電補償時

LiB

エンジン
発電機

双方向コン
バータ

停電補償装置

停電〜発電機起動

LiB

エンジン
発電機

双方向コン
バータ

停電補償装置

発電機稼働中https://www.nichicon.co.jp/

23F, No.68, Sec.5, Zhongxiao East. Road, Xinyi District, Taipei City 110, Taiwan, R.O.C.
TEL.886-2-2722-2100 FAX.886-2-2722-2016
東京都中央区日本橋兜町 14 番 9 号 〒103-0026

TEL.03-3666-7811 FAX.03-3666-7831

宮城県仙台市青葉区中央 4 丁目10 番 3 号 JMF ビル仙台 01 17 階 〒980-0021

埼玉県熊谷市弥生 2 丁目 44 番地 日進熊谷ビル 6 階 〒360-0044●●●THE REPRESENTATIVE OFFICE OF NICHICON (HONG KONG)
LIMITED IN HANOI CITY
Room 622, Floor 6, 59A Ly Thai To, Trang Tien Ward,Hoan Kiem District, Ha Noi, Vietnam
TEL.84-24-3936-7955 FAX.84-24-3936-8069

NICHICON (SINGAPORE) PTE. LTD.

60 Paya Lebar Road, #11-17/18, Paya Lebar Square,Singapore 409051

DELHI OFFICE
Unit No.407, 4th Floor, DLF Tower A, Jasola District Centre, New Delhi 110025, India
TEL.91-11-4254-8407 FAX.91-11-4254-8408
PUNE OFFICELevel 4, Prabhavee Tech Park, Baner, Pune 411045, India
TEL.91-20-6723-5806 FAX.91-20-6723-6161

NICHICON ELECTRONICS (WUXI) CO., LTD.
WUXI NICHICON ELECTRONICS R&D CENTER CO., LTD.

TEL.86-527-8097-8855 FAX.86-527-8286-8966

ニチコンホームページにも電力関連製品の情報を掲載しています。
https://www.nichicon.co.jp/business/capacitors̲power̲equipment/● 当社の「納品仕様書」「取扱説明書」などに基づきご使用くださるようお願いします。

安全に関するご注意
ご注意

これら「納品仕様書」「取扱説明書」などのご確認なくお客様の機器に万一不具合が発生しましても、当社はその責を負いかねますのでご了承ください。

● このカタログ記載製品の仕様・寸法は製品改良などのため、予告なく変更する場合があります。
● このカタログまたは当社の仕様書その他の印刷物を含め当社製品に関し明文化されたものでない限り、当社は一切の保証はいたしません。

また、当社製品をご使用になったお客様の製品に関して付随し、もしくは間接的に発生した損害に対して当社は責めを負いません。
万一、当社の製品仕様書に適合しない製品が生じた場合は、当該製品の修理交換用製品の無償提供、あるいは当該製品の売買契約にかかる売買代金相当額を上限として補償いたします。
● このカタログ記載内容は2022年4月1日現在のものです。
CAT.3101C B.2022D.3C