3932

ClimatixTM

Climatix 通信オプション

POL904.00/STD

BACnet MS/TP モジュール
テクニカルデータシート
用途
POL904.00/STD は、Climatix600 シリーズコントローラの BACnet MS/TP インターフェース用のモジュールです。
BACnet は、米国 ASHRAE によって開発推進されたビルオートメーション用のオープンプロトコルであり、異なるベンダーのシステムやデバイスを組合わせたシステムを構築することが可能です。
特徴• BACnet MS/TP プロトコル，RS485 インターフェース• B-BC プロファイル
通信モジュールは、コントローラ本体の左側に最大 3 台まで直接取付けることができます。但し，同一種類の通信モジュールを複数台取付ける事はできません。

通信モジュール（最大 3 台）CB1Q3932en_01
30.03.2009
CLM1109 V2_2

Climatix コントローラ

拡張モジュール

技術データ

電源

供給電圧
消費電力

BACnet 仕様

インターフェース
通信速度
BACnet デバイス

標準オブジェクト型
サポート

オブジェクトタイプ
Accumulator
Analog Input
Analog OutputAnalog Value
Averaging
Binary Input
Binary Output
Binary ValueCalendarCommandDevice
Event Enrollment
FileGroup
Life-Safety-Point
Life-Safety-Zone
Loop
Multi-State Input
Multi-State Output
Multi-State Value
Notification ClassProgram
Pulse-Converter
Schedule
Trend Log
Access Door
Event Log
Load Control
Stuctured View
Trend Log Multiple
Access Point
Access Zone
Access User
Credential Data Input

DC 5 V (+5%/–5%)
コントローラ本体より供給
270 mA
RS-485 (EIA-485)
9.6K～76.8K bit/s
B-BC プロファイル
BACnet サーバ / クライアント
BBMD サポートサポート

ダイナミック作成可能

ダイナミック
削除可能


2/7
アーチバック㈱Climatix BACnet MS/TP モジュール POL904.00/STD
CLM1109 V2_2

CB1Q3932en_01
30.03.2009

CharacterString Value
Data Time Value
Large Analog Value
Bitstring Value
OctedString Value
Time value
Integer Value
Positive Integer Value
Data Value
DataTime Pattern Value
Time Pattern value
Data Patten Value
Network Security
Global Group

×マークをサポート

3/7
アーチバック㈱Climatix BACnet MS/TP モジュール POL904.00/STD
CLM1109 V2_2

CB1Q3932en_01
30.03.2009

BACnet 相互運用性ビルディングブロックサポートリスト（AnnexK）
データ共有

Data Sharing – ReadProperty-A
Data Sharing – ReadProperty-B
Data Sharing – ReadPropertyMultiple-A
Data Sharing – ReadPropertyMultiple-B
Data Sharing – WriteProperty-A
Data Sharing – WriteProperty-B
Data Sharing – WritePropertyMultiple-B
Data Sharing – COV-B
Data Sharing – COV-A

DS-RP-A
DS-RP-B
DS-RPM-A
DS-RPM-B
DS-WP-A
DS-WP-B
DS-WPM-B
DS-COV-B
DS-COV-A

アラームとイベント管理

Alarm and Event – Notification Internal-B
Alarm and Event – AcknowledgeAlarm-B
Alarm and Event – Information-B
Alarm and Event – Alarm Summary-B
Alarm and Event – Event-Enrollment Summary-B

AE-N-I-B
AE-ACK- B
AE-INFO-B
AE-ASUM-B
AE-ESUM-B

スケジューリング

Scheduling – Internal-B
Scheduling – External-B

SCHED-I-B
SCHED-E-B

トレンディング

Trending-Viewing and Modifying Trends Internal-B
Trending-Automated Trend Retrieval-B

T-VMT-I-B
T-ATR-B

装置とネットワーク管理

Device Management – Dynamic Device Binding-A
Device Management – Dynamic Device Binding-B
Device Management – Dynamic Object Binding-B
Device Management – DeviceCommunicationControl-B
Device Management – TimeSynchronization-B
Device Management – UTCTimeSynchronization-B
Device Management – ReinitializeDevice-B
Device Management – List Manipulation-B
Device Management – Object Creation and Deletion-B
Device Management – Backup and Restore-B

DM-DDB-A
DM-DDB-B
DM-DOB-B
DM-DCC-B
DM-TS-BDM-UTC-B
DM-RD-B
DM-LM-B
DM-OCD-B
DM-BR-B

Network Management-Connection Establishment-A

NM-CE-A

詳細は BACnet Protocol Implementation Conformance Statement（PICS）,
CB1P3939en を参照願います。

環境条件

保護構造

動作時
温度
湿度
空気圧
輸送時
温度
湿度
空気圧

EN 60721-3-3 Class3K7-40...70 °C（本体）90% r.h.未満 (結露しないこと)
Min. 700 hPa
EN 60721-3-2 Class2K3-40...70 °C
95% r.h.未満 (結露しないこと)
Min. 260 hPa

保護構造
絶縁クラス

IP20 EN 60529
クラスⅡ.

.

4/7
アーチバック㈱Climatix BACnet MS/TP モジュール POL904.00/STD
CLM1109 V2_2

CB1Q3932en_01
30.03.2009

標準規格

一般仕様

製品規格

EN 60730-1
家庭用およびこれに類する用途の自動制御装置

電磁両立性
EU 適合（CE）
RCM 適合住宅, 商業, 軽工業および工業環境
CB1T3930xx
CB1T3909en_C1

UL 規格適合CSA 規格適合

UL916, UL873
CSA Class4812

環境両立性

環境宣言書 CB1E3950_01 に明記
RoHs 適合, 材料, 梱包, 廃棄 その他

外形寸法
質量
塗装色
ベース
ケース

45 x 110 x 75 mm
98 g

.
.
.
.

.
.
.
.

RAL 5014（ピジョンブルー）
RAL 7035（ライトグレー）

取付方法
直接接続

• コントローラ接続用コネクタは、通信モジュールに付属されています。

LED 状態

モード
BACnet MS/TP 正常
MS/TP 停止
ハードウェアエラー
モード
通信中
通信エラー
システムエラーハードウェアエラー
システムアップデートモード

オーダ

Climatix BACnet MS/TP モジュール

BUS LED 状態
緑点灯
黄点灯
赤点灯
BSP LED 状態
緑点灯
黄点灯
赤ブリンク赤点灯
赤/黄ブリンク

POL904.00/STD

5/7
アーチバック㈱Climatix BACnet MS/TP モジュール POL904.00/STD
CLM1109 V2_2

CB1Q3932en_01
30.03.2009

エンジニアリングの注意
本製品は、適切なキャビネットやパネルに組込んで使用してください。
・配線はノイズ発生源（電源やリレー配線,高周波ライン）の近傍に設置しないでください。
・本製品 SELV（Safety extra low-voltage，安全特別低電圧）で使用してください。

廃棄
このデバイスは欧州指令 2012/19/EU によって電子デバイスとされています。
・電子部品の処理が可能な業者に廃棄依頼してください。
・各地域の廃棄物処理関連規則，条例に基づき正しく廃棄してください。

6/7
アーチバック㈱Climatix BACnet MS/TP モジュール POL904.00/STD
CLM1109 V2_2

CB1Q3932en_01
30.03.2009.
.
.

寸法（mm）

右側面

左側面

本社 〒211-0012
神奈川県川崎市中原区中丸子 174 番地 平山ファインテクノ 2 階
TEL: 044-455-9111（代）FAX: 044-455-1050
札幌営業所 〒003-0027
札幌市白石区本通 19 丁目北 1 番 86 号

アーチバック株式会社

東テク北海道株式会社 本社ビル内

URL: www.archvac.co.jp/

TEL: 011-799-1946 FAX: 011-799-1947

2020-07 版
記載内容はお断り無く変更する場合が有ります。
7/7

アーチバック㈱Climatix BACnet MS/TP モジュール POL904.00/STD
CLM1109 V2_2

CB1Q3932en_01
30.03.2009