3017

RAB 31RAB31.1

室内型温度調節器

RAB31…

4 管式ファンコイル用 ファンコイル制御用室内型温度調節器 (暖房 または 冷房) 2 位置 ON/OFF 制御
 ファン運転速度手動切替え：強/中/弱
 出力スイッチ定格 AC 250 V
用途
RAB31…室内型温度調節器は暖房 または 冷房用のファンコイル用温度調節器です。
主な使用場所：
 商用ビル
 住居
 軽工業ビル
制御対象
 ゾーンバルブ サーモバルブ
 ファン

CE1N3017en
2013-01-09

機能
暖房

室内温度が設定値よりも下がると暖房出力接点が ON になります。

冷房

室内温度が設定値よりも上がると冷房出力接点が ON になります。

ファン制御

以下 2 通りの制御が可能です。
a) 本体、強/中/弱スイッチによるファン連続運転制御を行います。
b) 本体温度調節器と連動してファンの ON/OFF 運転制御を行います。
この場合のファン強/中/弱は選択された速度で制御します。
この制御では予め本体のジャンパーピンを以下の SR2 設定する必要が有ります。
c) ジャンパー位置
SR1
SR2

ファン：連続運転
ファン：冷/暖房出力と連動

Auto

換気運転

RAB31.1 タイプでは換気運転 ( ) モードの選択が可能です。この場合は暖房/冷房の出力はいずれも停止し、ファンのみが選択した速度で運転されます。

冷/暖切替え本体スイッチにて冷/暖の切替えが可能です。
暖房

冷房
3011D01

Y1ONONOFF

Y2

3011D02

制御動作

W

T[°C]

OFFT
SD
W
Y1
Y2

室内温度動作隙間
室内温度設定値
暖房出力(バルブ)
冷房出力(バルブ)

T[°C]
SDSD

タイプ
4 管式ファンコイル制御用温度調節器
ファン強/中/弱および冷/暖切替え

RAB31

4 管式ファンコイル制御用温度調節器

RAB31.1

ファン強/中/弱および冷/暖/換気切替え
機器組合せ (例)
アクチュエーター
小型弁用 on/off モーター式 アクチュエーター
小型弁用サーマルアクチュエーター (2.5mm)

型式

データシートSFA21...
STP21...

4863
4878

アクセサリー

名称、説明
サーモプレート 120 x 120 mm (裏配線用)
サーモプレート 96 x 120 mm (裏配線用)
サーモプレート 112x130 mm (壁表面配線用)

型式
ARG70
ARG70.1
ARG70.2

2/5
アーチバック㈱室内型温度調節器

RAB31...

CE1N3017en
2013-01-09

技術的デザイン
RAB31... ファンコイル用室内型温度調節器の主な特長：
 ON/OFF 制御
 ガス封入ダイアフラム採用
温度設定
温度調節器 RAB31..の表面に付いている設定ダイアルにて室内の温度設定を行います。
本体カバーの中にある設定リミッターを使用し設定範囲を制限することが可能です。
注意
取付け、調整

注意: 250 V

室内空気の自然循環が妨げられない場所で輻射の影響の無い壁面に取付けてください。
外乱による影響が考えられる場所，例えば ドアの近く，窓の近く，ヒーターの近くなどへの取付けは避けてください。
取付け高さは床上 1.5 m 程度としてください。

電気配管内または壁の裏面から温度の影響が考えられる場合、別途シール等を考慮してください。
本体のカバーは定められた人以外は開けないでください。感電の恐れが有ります。
カバーを開ける前に必ず電源を切ってください。
本体の取付けは、先ずベースを取付けその上から調節器本体を取付け配線します。
配線が終わったらカバーを取付けます。別途「取扱説明書」参照。
調節器は平らな壁面へ取付けてください。
電気配線に関しては技術基準その他の規定に基づいて有資格者が行ってください。
サーマルアクチュエーターを使用する場合は予めそれらを全開の位置にして置いてください。

メンテナンス

RAB31..温度調節器はメンテナンスフリーです。

機械的デザインダイアフラムに封入されているガスは環境に優しいガスを使用しております。
本体ハウジングにはプラスチックを使用しております。

オーダー (例)

型式

名称数

RAB31

ファンコイル用室内型温度調節器

23/5
アーチバック㈱室内型温度調節器

RAB31...

CE1N3017en
2013-01-09

技術データ
使用回路電源運転データ

周囲条件

適合規格

出力接点容量最大定格電圧 /周波数電流AC 250 V 1)/ 50, 60 Hz
0.2…6 (2) A

配線端子

2 x 1.5 mm2 ( 0.5 mm2 以上)

動作隙間 SD

1 K

室内温度設定8…30 °C

運転中
気象条件
温度
湿度
汚染度

IEC 721-3-3
クラス 3K50…+50 °C<95 % r.h.
ノーマル, EN 60730-1

運送中 / 保管中
気象条件
温度
湿度
機械的条件

IEC 721-3-2
クラス 2K3/1K3-20…+50 °C<95 % r.h.
クラス 2M2

電磁両立性
エミッション (住居, ビジネス及び商用)

EN 55014- 適合
EMC 指令低電圧指令

2004/108/EC
2006/95/EC- C チェック適合
オーストラリア EMC フレームワーク
電波障害エミッション規定
環境両立性
環境宣言書

2002/95/EC (RoHS 対応)

安全規格
保護等級

II, EN 60730-1
IP30, EN 60529

質量0.14 kg

色白, NCS S 0502-G (RAL 9003)

1)

廃棄CISPR 14-1: 2009

AC100/200V 電源使用可能

本体は電気部品を含み一般ごみと一緒に廃棄できません。
地域の条例に基づき産業廃棄物として正しく廃棄してください。

4/5
アーチバック㈱室内型温度調節器

RAB31...

CE1N3017en
2013-01-09

配線接続（例）
D1
D2
L
M1
N
N1
Q1
Q2
Q3
Y1
Y2

サーモバルブまたはモーターバルブ
サーモバルブまたはモーターバルブ g
回路電源 AC 250 V
3 速ファン
回路電源ニュートラル
室内型温度調節器
ファンスピード「弱」, AC 250 V
ファンスピード「中」, AC 250 V
ファンスピード「強」, AC 250 V
暖房出力、AC 250 V, ON/OFF
冷房出力、AC 250 V, ON/OFF（注）電源は、AC100/200V で使用可能です。

寸法 (mm)
本体ベース

注記

暖房動作：
負荷電流 3A 以上で使用する場合、調節器の内部発熱の影響により計測誤差が生じて制御ポイントがずれる原因となります。
冷房動作：
負荷電流 1A 以上で使用する場合、調節器の内部発熱の影響により計測誤差が生じて制御ポイントがずれる原因となります。
上記の計測誤差が考えられる場合は補助リレーの設置を考慮してください。

本社 〒211-0012
神奈川県川崎市中原区中丸子 174 番地 平山ファインテクノ 2 階
TEL: 044-455-9111（代）FAX: 044-455-1050
札幌営業所 〒003-0027
札幌市白石区本通 19 丁目北 1 番 86 号

アーチバック株式会社
URL: www.archvac.co.jp/

東テク北海道株式会社 本社ビル内
TEL: 011-799-1946 FAX: 011-799-1947

2020-07 版
記載内容はお断り無く変更する場合が有ります。
5/5

アーチバック㈱室内型温度調節器

RAB31...

CE1N3017en
2013-01-09