リモコンスイッチ

埋込リモコンスイッチセット

製品仕様
個別スイッチ（NKR-SS）/ パターンスイッチ（NKR-SP）
適用システム ワンショット制御 アナログ 2 線式 リモコンシステム（システム構成機器は別記）
定格
3A-AC24V
消費電流
NKR-SS
NKR-SP
6mA
6mA（表示灯点灯時のみ）接続方式
引締め接続、圧着端子接続
適合電線
・銅単線 : φ0.8mm 〜φ1.6mm
・撚り線 : 0.5mm2 〜 2.0mm2
適合圧着端子 ・裸圧着端子
1.25Y-3.5（開先形）相当、2Y-3.5（開先形）相当
R1.25-3.5（丸形）、R2-3.5（丸形）
NKR-SP
表示灯の
NKR-SS（※1）
状態表示・黄色点灯 : 操作する機器がON ・黄色点灯 : 操作指令中: 待機中
・緑色点灯 : 操作する機器がOFF ・消灯

埋込リモコンスイッチセット― ワンショット制御方式 アナログ2線式 ―NK SERIE は、すべて受注品となっております。詳しくは、当社担当までお問い合わ
せください。

※1 個別スイッチ表示灯の黄色と緑色が同時に点灯した場合には、同時操作を行う対象
機器にONとOFF が混在していますので、機器を確認してください。

製品ラインアップ
個別スイッチ（NKR-SS）●R・操作対象機器
リモコンリレー、リモコンブレーカ、リモコン漏電ブレーカ

・1 個の個別スイッチで同時操作可能な被制御機器台数
リモコンリレー（極数不問）
最大 5 台まで
リモコンブレーカ1 極品
最大 3 台まで
リモコンブレーカ2 極品またはリモコン漏電ブレーカ 1 台のみ
シングル

品番
色
標準価格（税抜）
NKRW1001 PW¥7,960
SG/SB ¥8,310●RP NKRW1002 PW¥7,960
SG/SB ¥8,310●R・操作対象機器
パターン設定ユニット（JRCU-1）※リモコンリレー、リモコンブレーカ、リモコン漏電ブレーカには使用できません。

ダブル

NKシリーズ配線器具

品番
色
標準価格（税抜）
NKRW2001 PW¥15,400
SG/SB ¥15,980●RP NKRW2002 PW¥15,400●RP
SG/SB ¥15,980●R NKRW2003 PW¥15,400●RP
SG/SB ¥15,980
●R
●R

トリプル

品番
色
標準価格（税抜）
NKRW2301 PW¥15,400
SG/SB ¥15,980●RP NKRW2302 PW¥15,400●RP
SG/SB ¥15,980●R NKRW2303 PW¥15,400●RP
SG/SB ¥15,980
●R
●R

品番
●R NKRW3001●R●R●RP NKRW3002●RP●RP●R NKRW3004●R●RP●R NKRW3005
●RP
●RP

色
標準価格（税抜）
PW¥22,590
SG/SB ¥23,390
PW¥22,590
SG/SB ¥23,390
PW¥22,590
SG/SB ¥23,390
PW¥22,590
SG/SB ¥23,390

用途
小規模非住宅の照明制御に…
●体育館・工場・駐車場等の照明や換気扇制御に好適です。
● 1個のリモコンスイッチでリモコンリレー最大5台、リモコンブレーカ（1 極品）最大 3 台まで駆動可能です。
分岐回路あたり多灯数を接続する工場・体育館・小売店舗などの照明制御がシンプルに実現できます。
●デジタル制御方式に比べ、システム設計・施工が容易です。
中小オフィスビル・テナントビルのフロア単位制御に…
●守衛室等から集中制御を行なわない中小ビルに於いて、テナント
単位・フロア単位の照明制御に好適です。
●専用部用途変更により照明制御設定を変更する場合でも、
デジタ
ル制御方式のような「現状設定データ」は参照不要で、分電盤やリモコンスイッチの信号線を結線変更または増減設するだけでシンプルに実現できます。

318

パターンスイッチ（NKR-SP）●RP

パターンスイッチはパターン設定ユニットと組合せて使用するスイッチで、複数の照明を組合せて全消灯・全点灯・間引き点灯など設定したパターンを呼出すことができます。

中小ビル・集合住宅の共用部制御に…
●守衛室等から、階段室・廊下・集会室等の共用部照明・換気扇などを集中制御する用途に好適です。
●６箇所までの多箇所操作は、リモコンスイッチの並列配線で簡単に実現できます。
「アナログ 2 線式・３線式リモコンシステム」の設備改修に…
●既存施設の経年設備改修では、
アナログ伝送方式のリモコン配線をそのまま活かし、アナログ方式のリモコンリレーと意匠性・操作性の良いこのリモコンスイッチに置換える『アナログ→アナログ置
換リニューアル』
も有力な選択肢になります。
●照明制御の自動化・高機能化のニーズが低い用途では、
デジタル化のメリットが薄く、『アナログ→アナログ置換リニューアル』の低コスト・省施工・短納期が相対的に有利です。

リモコンスイッチ

埋込リモコンスイッチセット

埋込リモコン個別スイッチ（NKR-SS）
標準配線例

外観・回路図白色 ＊ NKR-SS 単体では販売しておりません。
アカ

リモコン
トランス

一次側
電圧

シロ

制御回路

リモコン
リレー

NKR-SS

リモコンリレー

NKR-SS

NKR-SS

●R

●R

リモコン
リレー

NKR-SSをパターン設定ユニットJRCU-1 の入力側に接続しないでください。
JRCU-1 故障の原因になります。

リモコン
リレー

アオ

●R

NKR-SS

アカ●R…

リモコンブレーカ、
リモコン漏電ブレーカ
・リモコンリレー、※パターン設定ユニットには使用できません。

アオ

シロ
AC24V

NKR-SSアカ

NKR-SS●R（n+1）本

6箇所

操作対象機器

リモコン
トランス

一次側
電圧

最大

●R

銘板: 白色

多箇所制御配線例（※1）
シロ
AC24V

●R

（リモコンリレー、
リモコンブレーカ、
リモコン漏電・リモコンリレー「n回路」
あたり「n+1本」の配線を使用します。 ・被制御機器
ブレーカ）
に対し、個別スイッチを最大 6 個まで接続可能です。接続可能数を上回ると誤作動のおそれがあります。

1 個の個別スイッチで同時操作可能な被制御機器台数（※2）
リモコンブレーカ1 極品（最大 3 台まで）

リモコンリレー（極数不問）（最大 5 台まで）

リモコン
トランス

一次側
電圧

シロ
AC24V
アオ

…

台

アカ

NKR-SS

3

台

リモコン
リレー

最大

最大

リモコン
リレー

5

リモコン
トランス

一次側
電圧

●R

一次側
電圧

アオ

リモコン
トランス

シロ
AC24V
アオ

リモコンブレーカ（1P）
リモコンブレーカ（1P）

リモコンブレーカ
（2P）
1 台のみ

NKR-SSアカ

リモコンブレーカ
（1P）

リモコン
リレー

リモコンブレーカ2極品またはリモコン漏電ブレーカ（1台のみ）

シロ
AC24V

●R

NKR-SSアカ●R・複数台の被制御機器を同時操作すると入力電流が同時に流れるため、操作回路のリモコントランス容量より同時操作台数に制限があります。
・被制御機器を同一操作回路に複数台接続するときは、使用機器の機種（型番）を統一してください。機器内部のコイル定数の違いにより正しく動作しません。

使用電線毎の配線可能距離（単位 : [m]）
（※2）
機種名

極数
同時操作台数

リモコンブレーカ
リモコン漏電ブレーカ

0.5mm20.75mm2

0.9mm2

1.25mm2

2.0mm2

または

または

または

または

リモコントランス
2 次側の定格電流または

φ0.8mm

φ1mm

φ1.2mm

φ1.4mm

φ1.6mm

1P 1
1P 5
2P 1
2P 5
1P 1
1P 3

150
30
150
30
90
30

230
45
230
45
135
45

270
55
270
55
160
50

380
75
380
75
220
75

500
120
500
120
360
120

2P 1

45

70

80

115

180

1500mA
リモコンリレー

リモコンブレーカ

1 極品・2 極品 250mA

1極品430mA / 2極品810mA

1 極品 2 台
同時操作時 500mA※2 掲載内容（構成例や台数など）は、システム構成機器推奨品使用時のものです。
これ以外の適合品との組合せについては、別途お問い合わせください。

被制御機器の
操作電流≧

個別スイッチの
消費電流＋

6mA × 接続数

リモコン漏電ブレーカ
2 極品 810mA

1 極品 2 台
同時操作時 860mA・被制御機器の操作電流は、操作時のみ流れ、
常時は流れていませんので、接続可能数は実使用における熱的等価電流（表中電流値）により算出してください。また、同時操作
しない他のシステム構成機器の操作電流は考慮する必要はありません。

システム構成機器推奨品
構成機器
リモコントランス（適用規格 : JIS C 8361）
リモコンリレー（適用規格 : JIS C 8360）
リモコンブレーカ
リモコン漏電ブレーカ
パターン設定ユニット

メーカ
三菱電機（株）
三菱電機（株）
三菱電機（株）
三菱電機（株）
神保電器（株）適合品番
BRT-10B（定格一次電圧 100V）、BRT-20B（定格一次電圧 200V）
BR-12D（1 極）、BR-22D（2 極）（定格操作電圧 AC24V）
BC-K03B（1 極）、（2 極）（定格操作電圧 AC24V）
BC-V03（2 極）（定格操作電圧 AC24V）JRCU-1NKシリーズ配線器具

リモコンリレー

リモコントランス1 台あたりの機器接続可能数（※2）

使用電線の太さ

埋込リモコンパターンスイッチ（NKR-SP）
標準配線例

グレー色 ＊ NKR-SP 単体では販売しておりません。

銘板: 黄色

リモコン
トランス

一次側
電圧

シロ

●RP

NKR-SP
アカ

●RP
アカ

出力側

●R

●RP

NKR-SS

NKR-SP

●R

●RP

リモコン
リレー

NKR-SS

NKR-SP

●R

●RP

パターン
設定ユニットアカ…

パターンスイッチの多箇所制御配線例および使用電線の配線可能距離、
リモコントランス1 台あたりの機器接続可能数は、パターン設定ユニット JRCU-1 の取扱説明書をご確認ください。

リモコン
リレー

…

入力側

NKR-SP…

パターン
設定ユニットNKR-SS…

・パターン設定ユニット※リモコンリレー、
リモコンブレーカ、
リモコン漏電ブレーカには使用できません。

出力側

アオ

リモコン
リレー

アカ

…

操作対象機器

シロ
AC24V

リモコン
トランス

一次側
電圧

アオ

リモコン
リレー

…

アカ

制御回路

個別スイッチと組合わせた配線例
シロ
AC24V

…

外観・回路図入力側

319

パターン設定ユニット

リモコンスイッチ
パターン設定ユニット

マップホルダー

パターン設定ユニット

マップホルダーパターンスイッチと組合せて使用し、複数の照明を組合せて全消灯・全点灯・間引き点灯など
照明の制御パターンを設定することができます。
（このユニットは、リモコンリレー等と組合せて分電盤内に設置します）

品番
JRCU-1

標準価格（税抜）¥86,000

マップホルダー

個々のスイッチ操作面にネーム表示をする代わりに、スイッチの並びを示す図やフロアの平面図などを用いて、スイッチと照明の対応関係をまとめて表示し、スイッチの近傍に掲示します。
マップホルダー用プレート

品番
NKR-MH

パターン設定ユニット

標準価格（税抜）¥4,700

品番
NKP-NLUF

色
標準価格
（税抜）
PW
¥2,050
SG/SB ¥2,670

パターン設定方法

全消灯、全点灯、間引き点灯などの点灯パターンを設定可能です。
- 点灯パターン設定数：６パターン- 制御回路数：８回路設定した点灯パターンは、対応するパターンスイッチの操作で実行します。

パターン選択時に黄色点灯

設定スイッチノブ（約３秒後に自動消灯）

下側（矢印側）に倒すと
［ON］
［実行］
/
になります

パターンスイッチ[分電盤内]

上段スイッチ
下段スイッチ
被制御機器の接続端子番号

個別スイッチ•NKシリーズ配線器具

複数台による運用（回路増設）

設定スイッチ
ノブの位置

上段スイッチ

被制御機器の状態

パターン選択前

下段スイッチ
パターン選択時

ON
実行
ON

OFF
ON

OFF
現状
維持

実行
ON

OFF
OFF

現状
維持

下段の「実行/ 現状維持」設定スイッチにより、任意の照明等を点灯パターン構成の対象外にすることが可能です。

複数台による運用（パターン増設）

・設定ユニットへの入力信号を並列配線にすることで、出力回路数を最大１６回路まで ・設定ユニットからの出力信号を並列配線にすることで、点灯パターン設定数を最大拡張可能です。
１２種類まで拡張可能です。
（最大３台：２４回路まで）（最大５台：３０種類まで）
パターンスイッチ[分電盤内]

パターンスイッチ[分電盤内]
個別スイッチ

個別スイッチ

個別スイッチ

・・・

55

320

101

147

193

5個用

239

95

4個用

95

3個用

95

2個用

95

1個用

95

NKRWラインアップ開口寸法（mm）※標準開口寸法は以下の通りです。詳細の公差寸法が必要な場合は、当社総合カタログ「はさみ金具」のページを参照ください。

各部名称

リモコンスイッチ

ライトコントロール
各部の名称
・セット品例 : NKRW2301（上段 : トリプル、下段 : ダブル）

スイッチ本体

操作板

取付枠

表示灯

スイッチ本体の裏面形状と端子構造

縦列連結導体・結線時の端子ねじ締付トルク : 0.6 ～ 0.8N・m（6.1 ～ 8.2kgf・cm）

端子（シロ）端子（アカ）

83.5
101
112

連結導体配置溝

端子
（※）

電線挿入穴

端子ねじ
（M3.5）

座金

端子部断面

ストリップゲージ※端子面は傾斜しています。端子ねじを回すときは、ドライバーの角度（端子面と垂直にあてる）に注意してください。
横列連結導体 : JRL-1Y（別売）

標準価格 ¥185（税抜）

・左右に隣接するスイッチへの共通端子（シロ）の送り接続を行うために使用します。
（47.9）（28）

操作板サポート

NKWライトコントロール

一部のLED照明器具では不安定動作する組合せがあります。
施工前に弊社営業所にお問い合わせください。

調光範囲設定について
照明器具を調光するときに、ちらつきが起こる、多灯接続時に揃って点灯しないなどの不具合が発生することがあります。
このような状況に対応する為、「調光範囲設定」機能を実装しています。次ページからの説明をご覧ください。

品番

標準価格

品番

NKW-RPWM1SS PW
SG
PWM
SB

色

¥29,200¥32,750¥32,750

NKW-RPWM1SP PW
SG
PWM
SB

品番

標準価格

品番

R

色

NKW-RPWM1NSS PW（消灯対応出力なし）SGSB¥29,200¥32,750¥32,750

色

RP

色

NKW-RPWM1NSP PW（消灯対応出力なし）SG
SB

標準価格

¥29,200¥32,750¥32,750標準価格¥29,200¥32,750¥32,750

NKシリーズ配線器具

PWM 信号制御埋込ライトコントロール+ リモコン個別スイッチ PWM 信号制御埋込ライトコントロール+ リモコンパターンスイッチ

PWM 信号制御（2ch）埋込ライトコントロール+ リモコン個別スイッチ PWM 信号制御（2ch）埋込ライトコントロール+リモコンパターンスイッチ
品番

標準価格

品番

NKW-RPWM2SS PW
SG
PWM
SB

色

¥38,680¥45,150¥45,150

NKW-RPWM2SP PW
SG
PWM
SB

品番

標準価格

品番

R

色

NKW-RPWM2NSS PW（消灯対応出力なし）SG
SB¥38,680¥45,150¥45,150

色

RP

色

NKW-RPWM2NSP PW（消灯対応出力なし）SG
SB

標準価格

¥38,680¥45,150¥45,150
標準価格¥38,680¥45,150¥45,150321

PWM信号制御ライトコントロール
リモコンスイッチ付施工に関するお知らせ ご使用上のご注意

ライトコントロール

施工に関するお知らせ〔PWM 制御ライトコントロール〕
対象器具セット
消灯対応出力あり⎛⎝⎛⎝

ツマミの操作で照明が消灯します。

（照明器具の仕様に拠る）

消灯対応出力なし

PWM = Pulse Width Modulation（「パルス幅変調」の意）

ツマミの操作では
照明は消灯しません。

（照明を消灯させるには外付けスイッチを別途設ける）+ リモコン個別スイッチ
・NKW-RPWM1SS: 埋込ライトコントロールスイッチ（PWM 信号制御）+ リモコンパターンスイッチ
・NKW-RPWM1SP: 埋込ライトコントロールスイッチ（PWM 信号制御）+ リモコン個別スイッチ
・NKW-RPWM2 SS: 埋込ライトコントロールスイッチ（PWM 信号制御（2系統））+ リモコンパターンスイッチ
・NKW-RPWM2 SP: 埋込ライトコントロールスイッチ（PWM 信号制御（2系統））+ リモコン個別スイッチ
・NKW-RPWM1NSS: 埋込ライトコントロール（PWM 信号制御）+ リモコンパターンスイッチ
・NKW-RPWM1NSP: 埋込ライトコントロール（PWM 信号制御）+ リモコン個別スイッチ
・NKW-RPWM2 NSS: 埋込ライトコントロール（PWM 信号制御（2系統））+ リモコンパターンスイッチ
・NKW-RPWM2 NSP: 埋込ライトコントロール（PWM 信号制御（2系統））

セット各部名称 ※プレート（適用プレート: NKP-3UF）は付属しません。
+ リモコン個別スイッチ）
NKW-RPWM1SS（埋込ライトコントロールスイッチ（PWM信号制御）器具裏面

適用プレート

（別売）

調光信号
出力端子

取付枠

化粧カバー

ライト
コントロール
スイッチ

ツマミ（調光制御の場合）

消灯対応出力あり

・右に回す: 照明を明るくする
・左に回す: 照明を暗くする（左いっぱいまで回しきると、消灯対応出力になります）

消灯対応出力なし （製品番号に「N」が含まれるもの）

・右に回す: 照明を明るくする
・左に回す: 照明を暗くする（左いっぱいまで回しきっても、消灯対応出力になりません）

リモコン個別スイッチ

電線挿入穴

電線はずし穴

ネジ端子（シロ）

ネジ端子（アカ）リモコン
個別スイッチ（リモコンリレー経由で照明を入切できます）

状態表示ランプ・点灯（黄色）: 操作する機器が ON・点灯（緑色）: 操作する機器が OFF+ リモコンパターンスイッチ）
NKW-RPWM2 SP（埋込ライトコントロールスイッチ（PWM信号制御（2系統））適用プレート

（別売）

器具裏面
調光信号
出力端子

取付枠

化粧カバー

上ツマミ

上ツマミ/ 下ツマミ

（調光制御の場合）

消灯対応出力ありライト
コントロールスイッチ

下ツマミ

NKシリーズ配線器具

・右に回す: 照明を明るくする
・左に回す: 照明を暗くする（左いっぱいまで回しきると、消灯対応出力になります）

消灯対応出力なし （製品番号に「N」が含まれるもの）

・右に回す: 照明を明るくする
・左に回す: 照明を暗くする（左いっぱいまで回しきっても、消灯対応出力になりません）

リモコンパターンスイッチ

電線挿入穴

電線はずし穴

ネジ端子（シロ）

ネジ端子（アカ）リモコン
パターンスイッチ（パターン設定ユニットで設定した対象パターンを呼出できます）

状態表示ランプ・点灯（黄色）: 操作指令中・消灯: 待機中

主な取付所要寸法
単位 : [mm]NKW-RPWM1SSを施工した場合の取付所要寸法

55
離隔が必要な場合は保護管を被せる

95
ボックスねじ（取付ピッチ83.5mm）・ボックス工事 :JIS C 8340、
JIS C 8435 適合ボックスに対応しています。
（ボックス深さの選定にご注意ください）・ボックスレス工事 :はさみ金具（品番8651など）をご使用ください。

322

ボックス内のケーブル外被はできるだけむいてください。
配線スペース（場合により必要）

金属取付カバー（プレート付属）

適用プレートNKP-3UF（別売）

※

(46)

取付所要寸法（奥行き）

PWM信号制御ライトコントロール
リモコンスイッチ付
ご使用上のご注意

ライトコントロール

施工に関するお知らせ〔PWM 制御ライトコントロール〕
工事を担当する方（有資格者）へ

施工する前に、必ずこの取扱説明書をご参照ください。

また施工後には、お施主様または普段ご使用になる方にこの取扱説明書をお渡しいただき、保管をお願いしてください。

警告 される」内容です。

この表示の欄は「死亡または重傷などを負う可能性が想定

注意 発生する可能性が想定される」内容です。

この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害のみが施工上のご注意

警告
・PWM 信号線式調光照明器具専用です。DMX信号用照明器具などには使用できません。 ・煙や臭いなどの異常を感じたら、感電、火災のおそれがあるため、すぐに電源を切ってください。
・照明器具の信号線電流値の合計が 200mAを超えないように施設してください。
・落下などで強い衝撃を受けた器具は使用しないでください。内蔵している電子部品に ・漆喰やコンクリートなどが半乾燥状態の間は取付けないでください。
亀裂や断線を生じているおそれがあり、本製品の寿命短縮や、絶縁物の破損による感電、発火の原因になります。

注意
消灯対応出力あり
・ツマミを左いっぱいまで回しきると消灯対応出力（Duty 比約 98%）になりますが、消灯機能を持たない照明器具の場合は消灯しませんので、当該照明器具はリモコンリレー
回路で電源を開閉するよう施設してください。
消灯対応出力なし （製品番号に「N」が含まれるもの）

・電路の絶縁性能試験（メガテスト）は、試験電圧 250V 以下の絶縁抵抗計を用いて対地間絶縁抵抗測定のみおこなってください。本製品の極間に定格電圧を超える試験
電圧を印加すると、内部の保護素子が動作して製品寿命に悪影響を与えるおそれがあります。

・浴室内など水のかかる場所や、高温・低温・多湿・粉塵などが多い場所、油分などが付着しやすい場所や、粉塵や可燃性ガスが滞留しやすい場所には取付けないでください。

・ツマミを左いっぱいまで回しきっても照明器具は消灯しませんので、当該照明器具は ・硫黄ガスやアンモニアガスなどが高濃度の場所には取付けないでください。
リモコンリレー回路で電源を開閉するよう施設してください。
・調光信号線およびリモコン信号線はAC電源から絶縁されていますので、信号線の配線が
内線規程3560-3条に規定する「小勢力回路の配線」の要件を満たす場合は、信号線と電源線との間を離隔しないで施設することができます。
「小勢力回路の配線」を適用しない場合は、信号線は内線規程 3102-7 条に基づき「弱電流電線」として扱い、他の低圧配線などと離隔して施設する（電源線のケーブルと直接接触しない）必要があります。

結線方法
電源線について

調光信号線について
・電線はφ0.9〜1.2の銅単線（CPEV 相当）をご使用ください。

警告

・電線は被覆を8mm 剥き、曲がりがあれば直してください。接触不良により調光が不安定になるおそれがあります。

・電線はφ1.6、φ2の銅単線をご使用ください。

マイナスドライバー
電線はずしボタン

電線

電線挿入穴

電線はずし穴

極性表示

NKシリーズ配線器具

・通常、調光信号線には極性がありません。極性のある照明器具をご使用になる場合は、・電線は被覆を12mm 剥き、曲がりがあれば直してください。
調光信号出力端子の下にある表示に合わせて接続してください。
（適合ストリップ範囲: 11〜14mm）（向かって左側が正極 [＋] 側端子です）
半田あげした撚り線や曲がった電線を接続しないでください。異常発熱して火災の・調光信号線は電線挿入穴の奥まで十分に差し込んでください。
（単線はストリップした
原因になります。
芯線をそのまま差し込めます）
・電線を電線挿入穴へ差し込む際は、被覆を剥いた芯線が見えなくなるまで奥まで十分に・調光信号線を外す際は、分岐回路の電源を必ず切ってから、先端刃幅 3mm 以下の差し込んでください。差込が不十分な場合、異常発熱して火災の原因になります。
マイナスドライバーを電線はずしボタンに差し込んで、押しながら電線を引き抜いてくだ・電線をはずす時は、分岐回路の電源を必ず切ってから、マイナスドライバーを電線さい。ドライバーをこじると、端子が破損するおそれがありますのでご注意ください。
はずし穴に差し込んで、電線外しボタンを押しながら電線を引き抜いてください。
マイナスドライバー
調光信号出力端子
ドライバーをこじると、端子が破損するおそれがありますのでご注意ください。

電線

差し込み不十分

施工方法
配線について・ライトコントロールスイッチへの結線は、分岐回路のブレーカを必ず OFF（切）にして ・ボックス工事の場合は、ボックス内のケーブル外被を出来るだけ剥き、電線を適切なから作業してください。
長さに切断したうえで結線してください。余分なケーブルや電線をボックス内に強引に押し込むことで、製品に過度な力が加わらないようにしてください。
ライトコントロールスイッチの取付について・ボックス工事の場合は、本製品を収めるために取付面からの有効深さ（奥行き）が ・皿小ネジは必要以上に締付けないでください。
（※適正締付トルク: 0.4[N･m] 以下）
46mm 以上必要です。製品を収めるスペースとは別に電線を収めるスペースも確保し、 ・金属取付枠（BS-C）枠付け器具と連接して取付ける場合は、ライトコントロールスイッチを
JIS C 8340、JIS C 8435 適合のボックスより選定してください。
向かって左側に取付けてください。右側ではプレートの取付ピッチ（46mm）と合わず・ボックスレス工事の場合は、次のはさみ金具をご使用ください。

取付できません。

1 連用

A

はさみ金具 :
8651
（推奨）
, 8334, BH-6, BH-12, BH-18※はさみ金具により開口寸法が異なります【縦寸法 A】– 8651, 8334: 90〜95[mm]– BH-6, BH-12, BH-18: 95〜99[mm]52～57[mm]P≒48[mm]➔ 干渉

P＝46[mm]

➔ 適正

323

PWM信号制御ライトコントロール
リモコンスイッチ付施工に関するお知らせ ご使用上のご注意

ライトコントロール
施工方法（つづき）
ライトコントロールスイッチ取付後の動作確認について（調光制御の場合）
消灯対応出力あり
・ツマミを右に回すと照明が明るく、左に回すと照明が暗くなり、左いっぱいまで回しきると照明が消灯します。
※Duty 比 95% 以上で消灯する機能を持たない照明器具の場合は、ツマミの操作だけ
では消灯しません。照明電源を開閉する外付けスイッチで正常に点灯 / 消灯操作ができることを確認してください。

・調光下限近くで照明の明るさが不規則に変わる、ツマミを大きく回さないと照明が点灯
しない、複数の照明間で点灯 / 消灯するタイミングが揃わない、といった場合は、調光範囲設定をおこなってください。
（「調光範囲設定機能」
については P.325 をご覧ください）

消灯対応出力なし （製品番号に「N」が含まれるもの）
・ツマミを右に回すと照明が明るく、左に回すと照明が暗くなります。
※ツマミの操作だけでは照明器具は消灯しません。照明電源を入切する外付けスイッチで正常に点灯 / 消灯操作ができることを確認してください。
配線図（埋込ライトコントロールスイッチ（PWM 信号制御）+ ワンショット制御方式アナログ 2 線式リモコンスイッチ）

電灯分電盤

[電源]
N

N

ブレーカ
（1）

リモコン
リレー（1）
アオ
アカ（1）※調光信号線は二次短絡電流が 500mA 以下の絶縁電源（ライトコントロールに内蔵）から電源供給しています。
調光信号線およびリモコン信号線の配線が内線規程 3560-3 条に規定する「小勢力回路の配線」の要件を満たす場合、
調光信号線およびリモコン信号線と電源線との間は離隔しないで施設することができます。
PWM 適合照明器具（1）

電源線
AC100Vブレーカ（2）

リモコンリレーを介さない照明器具は
調光信号（Duty 比 95% 以上）
で消灯可能な機種を選定してください。
PWM 適合照明器具
（2）

調光信号線
絶縁12V 0.2A
1kHz パルス波
V
ヒューズ U

リモコン
トランス

シロ

シロ

制御電源入力AC100～254V
50/60Hz

アカ（1）

アオ

PWM
ライトコントロール
スイッチ
（1）

PWM
ライトコントロール
スイッチ（2）

リモコン信号線
AC24V
（1）

シロ

電圧側

接地側

パターン
設定 （A）ユニット

アカ（パターンA）

アオ

リモコン
信号線
AC24V

NKR-SS
シロ リモコン

個別スイッチ（1）

アカ

NKR-SP
シロ リモコン

パターンスイッチ（パターンA）

アカ

端子台

ブレーカ
N

製品には送り端子がありません。別途、スイッチボックス内ほか点検可能な箇所でジョインター等を用いて分岐配線を行ってください。

NKシリーズ配線器具

安全上のご注意（普段ご使用になる方へ）警告 される」内容です。

この表示の欄は「死亡または重傷などを負う可能性が想定

注意 発生する可能性が想定される」内容です。

この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害のみが・取付工事は、必ず電気工事店にご依頼ください。資格を持たない一般の方による工事は、 ・ランプを交換する時は、取り付けるランプや使用する照明器具の取扱説明書に従って正しく取扱いください。
法律で禁止されています。工事に不備があると感電や火災の原因になります。
・PWM信号線式調光照明器具専用です。DMX 信号用照明器具などには使用できません。 ・洗剤や殺虫剤、シンナーなどの薬品をかけないでください。
・ランプを交換する時や照明器具をお手入れする時は、感電のおそれがあるため、分岐回路のブレーカを必ず OFF（切）にしてから作業してください。

・ライトコントロールスイッチの付近でストーブやガスコンロ等を使用するなど、高温や多湿の環境にしないでください。加熱されると焼損のおそれがあり、火災の原因になります。
（使用周囲温度 : 0 〜 35℃）
・本製品を分解したり、改造しないでください。故障、感電、発火の原因になります。

・煙や臭いなどの異常を感じたら、感電、火災のおそれがあるため、すぐに電源を切ってください。

ご使用上のご注意
・照明器具によっては外付けスイッチを切った直後に一瞬明るく点灯するものがありますが、消灯対応出力あり
照明器具の仕様に由るものであり異常ではありません。
・消灯寸前までツマミを回したときの発光状態は、照明器具の個体差や品種の違いにより・調光下限近くで照明の明るさが不規則に変わる、ツマミを大きく回さないと照明が点灯異なる場合があります。
しない、複数の照明間で点灯 / 消灯するタイミングが揃わない、といった場合は、調光消灯対応出力なし （製品番号に「N」が含まれるもの）
範囲設定をおこなってください。
（「調光範囲設定機能」については P.325 をご覧くださ・ツマミを左いっぱいまで回しきったときの発光状態は、
照明器具の個体差や品種の違いい）
により異なる場合があります。
音響機器への雑音対策について

お手入れ方法について

・このライトコントロールスイッチは雑音防止回路を内蔵していますが、ラジオなどの音響 ・外観が汚れた場合は、中性洗剤を水で薄め柔らかい布などに含ませ、固く絞って拭いて機器を近くで使用すると雑音障害を生じる場合があります。そのような場合は、次の措置をください。汚れが落ちたら水拭きし、最後に乾拭きしてください。洗剤の成分が残っておこなってください。
いると変色の原因になります。シンナーなどの有機溶剤や洗剤（アルカリ性 /酸性）などは使用しないでください。
1. 音響機器のアースを取り、ラジオ用などの外部アンテナを接続してください。
2. ライトコントロールスイッチの電源と音響機器の電源は別配線にし、配線間の距離を1m 以上離してください。
3. ライトコントロールスイッチと音響機器、ラジオ用などの外部アンテナ及びアース線とは1m 以上離してください。

324

PWM信号制御ライトコントロール
リモコンスイッチ付
ご使用上のご注意

ライトコントロール

調光範囲設定について〔PWM 制御ライトコントロール〕
LED 照明器具・蛍光灯インバータ照明器具を調光するときは、初回接続時に「調光範囲設定」を行ってください。

「調光範囲設定機能」を行うことで改善できる現象
・調光下限近くで照明の明るさが不規則に変わる（ちらつき）

チラ

・複数の照明器具間で・ツマミを大きく回さないと点灯や消灯するタイミング * が揃わない
照明が点灯しない（照明の点灯開始が遅い）

ダウンライ
トが揃って
点灯しない
…

し〜ん…

チラ

* 照明のメーカ/品番によっては点灯/消灯するまでに時間のかかるものがあり
ます。
この場合、
点灯/消灯の応答タイミングを一致させることはできません。

調光範囲設定方法
・調光範囲設定ボタンは化粧カバーに開いた穴の少し奥にあります。
ボタンを押す際は、
ゼムクリップなど先端が細く折れにくいものを使用してください。
（指先の怪我にご注意ください）・調光範囲設定は、一度設定を行うと停電などで電源が遮断されても設定内容は保持されます。また、調光範囲設定は必要に応じて何度でも変更できます。

消灯対応出力あり

ツマミ*を12 時の位置
（真上向き）
付近にセットします。

（➔照明が点灯します）

2 sec.

調光範囲設定ボタンを2 秒以上長押ししてください。

（➔調光範囲設定ボタンが赤く点灯します）＜設定モード開始＞

ツマミ*を回して安定して点灯する
最小の明るさに調整します。

※調光範囲設定ボタンが点滅している位置
では調光下限設定ができません

調光範囲設定ボタンを押してください。

（➔調光範囲設定ボタンが 3 回点滅します）＜設定完了・設定モード解除＞

調光範囲設定ボタン* PWM 信号制御（2系統）の機種
では、上ツマミおよび下ツマミをそれぞれ操作してください

1
2
3
4

ON

外付けスイッチをONにします。

（➔照明が点灯します）

2 sec.

調光範囲設定ボタンを2 秒以上長押ししてください。

（➔調光範囲設定ボタンが赤く点灯します）＜設定モード開始＞

ツマミ*を回して安定して点灯する
最小の明るさに調整します。

※調光範囲設定ボタンが点滅している位置
では調光下限設定ができません

調光範囲設定ボタンを押してください。

（➔調光範囲設定ボタンが 3 回点滅します）＜設定完了・設定モード解除＞※設定モードに入った状態のまま5 分間操作しない場合は、自動的に設定モードを解除します。
（調光範囲は設定モード開始前の状態に戻ります）※調光器対応形 LEDランプの種類によっては、調光範囲設定をすることで明るさの調節幅が小さくなる場合があります。
消灯対応出力なし （製品番号に「N」が含まれるもの）※照明器具の種類によっては調光ツマミを左に回しきると消灯する場合があります。調光ツマミを左に回しきって消灯させないためには調光範囲設定を行ってください。また、照明器具の特性により調光ツマミの右回し（消灯→点灯）と左回し（点灯→消灯）で点灯と消灯の切り替わるツマミ位置が異なる
場合があります。
そのため、
上図 3の操作時には一旦左に回しきってから右回しで点灯開始させ、さらに多めに回した位置で決定してください。
（調光ツマミを左回しで調整した後や点灯開始直後で決定すると、設定後、ツマミを左に回しきった状態で外付けスイッチをOFFからONにした際、点灯しないことがあります）

NKシリーズ配線器具

1
2
3
4

消灯対応出力なし （製品番号に「N」が含まれるもの）

製品仕様
定格電圧
定格出力
定格消費電力
適合負荷

NKW-RPWM1SS / SP
NKW-RPWM1NSS / SP
NKW-RPWM2 SS / SP
NKW-RPWM2 NSS / SP
AC100V〜254V（50Hz、60Hz 共用）
最大 200mA
1 系統あたり最大 100mA
絶縁 12V 2V 1kHz パルス幅変調（PWM）矩形波
絶縁 12V 2V 1kHz パルス幅変調（PWM）矩形波
4W 以下
PWM 信号線式調光照明器具
PWM 信号線式調光照明器具
PWM 信号線式調光照明器具
PWM 信号線式調光照明器具
1 系統あたり1〜20 台
1〜40 台（信号線電流 5mAの場合） 1〜40 台（信号線電流 5mAの場合） 1 系統あたり1〜20 台※JIS C 8120 附属書 E.3パルス幅変調（信号線電流 5mAの場合）（信号線電流 5mAの場合）（PWM）による制御に対応したもの

PWM 出力機能（Duty 比） [ 可変幅 ]約 98% 固定（消灯対応出力）、
下限設定値〜約 5% 連続[ 下限設定 ]約 95%〜約 50%の範囲で手動設定可能[ 可変幅 ]
下限設定値〜約 5% 連続（初期下限設定値: 約 90%）消灯対応出力なし[ 下限設定 ]約 90%〜約 50%の範囲で手動設定可能信号線総配線長
使用周囲温度
適用プレート100m 以内
0℃〜 35℃
NKP-3UF

スイッチ定格[NKR-SS（リモコン個別スイッチ）] 3A-AC24V[NKR-SP（リモコンパターンスイッチ）] 3A-AC24V※JIS C 8120 附属書 E.3パルス幅変調（PWM）による制御に対応したもの[ 可変幅 ]
約 98% 固定（消灯対応出力）、
下限設定値〜約 5% 連続[ 下限設定 ]約 95%〜約 50%の範囲で手動設定可能[ 可変幅 ]
下限設定値〜約 5% 連続（初期下限設定値: 約 90%）消灯対応出力なし[ 下限設定 ]約 90%〜約 50%の範囲で手動設定可能325