[1] れんら君の接続

セットアップシート

1．れんら君に図のように電源やセンサーを接続します。
入力部回路

V1.5
イ ン タ ーネッ ト モ デム

EUNCRP41-806D

IN0+パソ コ ン

イ ン タ ーネッ トAGLANケーブ ルHUB

内部回路

R

このたびは、れんら君をご利用いただき、誠にありがとうございます。
本製品を正しく使用するために、はじめにこのセットアップシートをお読みください。お読みになった後は大切に保管してください。

RR

入力インピーダンス
250Ω以下イ ン タ ーネッ ト ルータ：0 – 20mA電流入力タイプ

UNC-RP41A1A：0 – 20mA電流入力タイプAC アダプタタイプ

UNC-RP41V1：0 – 10V 電圧入力タイプ

UNC-RP41V1A：0 – 10V 電圧入力タイプAC アダプタタイプ

UNC-RP41V2：0 – 5V 電圧入力タイプ

UNC-RP41V2A：0 – 5V 電圧入力タイプAC アダプタタイプ

点線内の機器は環境に合わせてお客様のほうで準備ください。

市販品

アナログ電流入力
２ﾁｬﾝﾈﾙCH0-CH1
IN0+LANケーブ ル

れんら 君

入力インピーダンス
1MΩ以上AGUNC-RP41

大切なものを24時間モニタリングする「れんら君」。設備のメンテナンス時期や異常をいつでもどこでも保守担当者の携帯電話やパソコンに自動通報し、迅速、確実な処理のお手伝いをしますÿRR

内部回路

R

れんら君型式UNC-RP41A1

EASY REPORTING TERMINALUNC-RP41

INTEGRATING SYSTEM

れんら君運用例

24V

れんら君を使用するために！

箱の中に入っているものをご確認ください。
万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売代理店にご連絡ください。

本製品のメール機能を使用するためには、

□24V

□

ACアダプタ

1個[UNC-RP41**Aの時のみ同梱されています｡]

RP41A1

UNC-RP41A1

UNC-RP41A1A

RP41A1A24V

AGGroundCH

出力AG0VCH

出力0V+24V+24V0V

本体用Ｄ Ｃ 電源(DC24V)注意

0℃～+55℃
DC24V±15％（安定化電源）
2W
Ethernet：Version 2.0 / IEEE 802.3準拠
10Mbps/100Mbps自動認識

3．パソコンの IP アドレスが表示されますのでダブルクリックします。
表示される数字（IP アドレス）は環境によって異なります。

弊社ホームページから最新バージョンの設定アプリを無料でダウンロード頂けますので、以下のＵＲＬからバージョンをご確認いただき、最新のもの(renrakun.exe)をダウンロードして下さい。
（ダウンロードはこちらから→
http://www.nke.co.jp/product/n_index.html）

1．アプリケーションソフト「renrakun.exe」を起動します。

本セットアップシートは、れんら君ご利用にあたっての要点をまとめセットアップシートは、れんら君ご利用にあたっての要点をまとめたものです｡このセットアップシートに従って設定していただくことで、れんら君のメール送信機能、出力機能がご利用できます｡また、コマンドメールの受信機能等れんら君の機能詳細や仕様は、Webページに掲載されているマニュアル
Webページに掲載されているマニュアルをご覧ください｡
をご覧ください｡

RP41V1

UNC-RP41V1

RP41V1A

UNC-RP41V1A

RP41V2

UNC-RP41V2

RP41V2A

UNC-RP41V2A

2．ツールバーの「れんら君探索」をクリックし、「呼び出し」をクリックします。

4．
「Network 検索開始ボックス」が表示されますので「OK」ボタンを押し検索を開始します。

各部名称
設定スイッチSTAT LEDPWR LEDSTAT LED ：通常は緑点灯しています。
メール送受信時や設定書き込み中は点滅します。
電源断やエラー時は消灯します。
PWR LED ：通常は緑点灯しています。
起動中は赤点灯します。
異常時は赤点灯や点滅または橙点灯や点滅が起こります。
電源断時は消灯します。
セットアップ中にアラーが出たときは一度電源を切り再投入してください。

MACアドレス

入力1
コネクタ
入力0コネクタ
ロットシールACアダプタ用コネクタ[UNC-RP41**Aのみ]

アナログ電圧入力
２ﾁｬﾝﾈﾙCH0-CH1
１．電流入力 (UNC-RP41A1) 0-20mA タイプ
２．電圧入力 (UNC-RP41V1) 0-10V タイプ
３．電圧入力 (UNC-RP41V2) 0-5Vタイプ
入力インピーダンス 電流入力仕様 250Ω以下
電圧入力仕様 1MΩ以上
分解能 1/4096
１．電流入力 0-20mAタイプ 0mA=0000 20mA=4095
２．電圧入力 0-10Vタイプ
0V=0000 10V=4095
0V=0000
5V=4095
３ 電圧入力 0-5V タイプ

UNC-RP41**Aを使用する場合は付属のACアダプタを本体用電源としてお使いください。

！

が必要です｡（最近のインターネット接続モデムはルーターが内蔵されているものもあります｡）ユーザーでご用意ください｡
メールアカウントについてはパソコンで新規に取得するものを使うかもしくは元々使っているアカウントでも使用可能です。

1枚

れんら君セットアップシート（本紙）RDY[2] れんら君を検出する

・インターネット接 続 環 境・ルルーター（インターネット接 続 機 器 ）・れんら君のメール送受信用のメールアカウント

1台

れんら君 本体

LGAC
AC100V電源またはコンセントにつなぎます

使 用 周 囲 温 度
電源
電圧
消費電
力
E t h e r n e t 規 格
ﾃ ﾞ ｰ ﾀ 転 送 速 度

梱包物一覧

0V

0V
+24V

れんら君はLANを経由して自動通報する
簡易情報端末です。
既存設備の大幅変更や大掛かりなシステム導入は必要ありません。
インターネットに接続できるLANと異常を知らせる警報機をれんら君に接続してください。
簡単に自動通報システムが構築できます。
あらかじめ登録された異常内容を設定したアドレスにE-mailで自動通報します。

□３線式アナログセンサ

2線式アナログセンサー

RJ45コネクタ

端子台-1--2-

[2]5．検索開始ボタンを押すと画面上に進捗バーが出てきます。

[5]アナログデータ定時通報メールの設定をする[3] れんら君の設定を行う
1．メニューバーの「れんら君探索」をクリックし、「応答一覧表示」をクリックすると検出されたれんら君のIPアドレスが表示されます。

1．左の列にある「ユニット定時動作条件設定」をクリックして設定を行いまれんら君は入力は単独で機能しますので CH0、CH1 別々に設定します。

す。

設定 Analog Cannel 選択
設定するアナログチャンネルを選択します。
Cannel00：チャンネル０ Cannel01：チャンネル１
平均化処理種別の選択と関連パラメータ設定
平均化処理の種別選択やスケーリング可否の選択などアナログデータの扱いの設定です。
（詳細は「UNC-RP41 設定ソフト取扱説明書」を参照ください。）
Channel 測定・定時通報 E-Mail 動作可否と関連パラメータ設定
定時通報するときのデータ収集間隔やメール送信間隔等の設定です。強調文字をクリックすると詳細が表示されます。

進捗バー

約 15 秒ほどしてれんら君を検出すれば次のボックスが出てきます。

set
入力した設定情報を登録します。

検出されたれんら君のIPアドレス

load設定した登録内容を読み出します。登
登録内容の変更や設定を行う
ときは登録内容を読み出してから行ってください。

検出されたれんら君のIPアドレスをダブルクリックし「れんら君探索」
メニューの下側にある「IE」などをクリックするとインストールされているブラウザであればパソコンのブラウザが立ちあがりれんら君設定画面が表示されます。

定時 Event 通報 E-Mail 登録
set した条件で送信される E-Mail 内容を設定します。クリックす
ると E-Mail 設定画面が出てきます。

上記ボックスの「OK」ボタンを押すと、さらに約 15 秒後に次のボックスが出てきます。

データ収集時間間隔登録
データをサンプリングする時間間隔を登録します。
収集データのメール送信間隔登録
収集データをメール送信する時間間隔を登録します。収集データは CSV ファイルとしてメール添付されます。
収集データの送信メール設定数登録
サンプリングしたデータをいくつ載せるか設定します。

上記ボックスの OK ボタンを押しれんら君検出操作を終了します。

[6]定時 Event 通報 E-Mail の設定をする[4]れんら君のメールサーバーを設定する（れんら君をインターネットにつなげる為の設定）
1．左の列にある「E-Mail パラメータ設定」をクリックしてメールサーバーの設定を行います。

れんら君にはセキュリティが設定されておりアクセスするにはパスワードの入力が必要になります。

宛先が Bcc だけのメールを登録できません。もしも受信者を To や Cc に登録したくなければ送信者のアドレスを To に設定してください。

ユーザー名：root
パスワード：root

以上で、定時通報メールの設定が終了しました。必要であれば「ユニット監視通報条件設定」を行ってください。これは、閾値を設定し、それをアナログデータが超えればメール送信を行う設定です。詳細は「UNC-RP41 設定ソフト取扱説明書」を参照ください。

を入力し、「OK」ボタンを押します。

必要な設定が終了すれば、動作を確認の上、れんら君をご使用ください。

左図はYahoo!メールを使う場合の例です。お客様が契約されているプロバ
イダなどの用紙等でご確認ください。一般的には「Port」は”25”または”587”であり、チェックボックスには「USE Auth-Login」だけチェックの設定になります。他の項目はプロバイダ等の資料をご確認ください。

設定が必要になります。Yahoo!
メールの設定ページ右上にある「設定・その他」をクリックし設定ページに進みます。「メール管理」の「POP/IMAPアクセスとメール転送」をクリックし「サービスの選択」の「ブラウザーアクセスとPOP/IMAPアクセス」にチェックが付いていることを確認ください。

SMTP Server：SMTP サーバーを入力します。
Port：メールの送信ポート番号を入力します。
SMTP Authentication：認証の種類をチェックします。
送信リトライ間隔：メール送信に失敗したとき、再送信するまでの時間の間隔を入力します。
送信リトライ回数：メール送信に失敗したとき、再送信する回数を入力します。
保守用通知先アドレス：メールアドレスを入力します。
Uer Name：メールアカウント名を入力します。
Password：メールパスワードを入力します。
UNIT Domain 名：任意の名前を入力します。特に変更の必要はありません。

メールを登録します。定時通報メールはそれぞれのチャンネルで 2 通まで登録できます。
設定した後、「set」をクリックすればメールが登録されます。
一度登録した内容を確認したいときは、その確認したい登録メール番号を選択し「load」をクリックして読み出してください。
登録内容を変更したいときは、「load」をクリックして内容を読み出し、「delete」をクリックして登録内容を削除し、変更点を入力してください。
メール本文中に +C+ と入力しておくと、メール送信時にそのときのアナログデータが +C+ の代わりに挿入されます。
（MACアドレス00-C0-9F-A1-00-40より前のものでは$C$になります。）

ＮＫＥ株式会社-4-

サポートダイヤル
ホームページ
サポートメール：0120-77-2018：http://www.nke.co.jp/：p r o m o t i o n @ n k e . c o . j p