安全上のご注意
安全上のご注意

警告 される」内容です。

この表示の欄は「死亡または重傷などを負う可能性が想定注意 が発生する可能性が想定される」内容です。

この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害のみ

スイッチ全般警告
・定格電圧、定格電流を超えて使用しないでください。発火や焼損の原因になります。
・電線はφ1.6〜φ2の銅単線専用です。

・浴室内など水のかかる場所や、高温、低温、多湿、粉塵などが多い場所には取り付けないでください。
・粉塵や可燃性ガスの滞留する場所には取り付けないでください。

・より線を半田あげしたり、曲がった電線などを接続しないでください。 ・油分などが付着しやすい場所には取り付けないでください。

異常発熱や焼損の原因になります。
・漆喰やコンクリートなどが半乾燥状態の間は取り付けないでください。
・より線を接続する場合は、必ず当社指定の棒状圧着端子「TP-2」をご使用 ・スイッチ本体を分解しないでください。
内部に交換可能な部品はありまください。
・電線は器具裏面のストリップゲージに合わせて被覆をむき、1本ずつ心線が見えなくなるまで奥まで確実に差し込んでください。

せん。改造、部品の追加・変更は、電気用品安全法に抵触するほか、感電・発火・発煙のおそれがありますので、絶対にお止めください。

注意・スイッチの接点材料には銀合金を使用していますので、微小電流負荷の ・洗剤や殺虫剤、シンナーなどの薬剤をかけないでください。
開閉には適しません。負荷電流10mA以上の回路にご使用ください。

・硫黄ガスやアンモニアガスなどの濃度が高い場所には取り付けないでください。

ガイドランプ付きスイッチ（本体左側面に記載されている品番: NKS-3G）[ 適合負荷: 10mA 〜 15A]

・ガイドランプ付きスイッチは、開路時に緑色の表示灯が点灯します。

注意
・定格電圧は125Vです。200V 配線には使用しないでください。発火や ・ガイドランプ付きスイッチは、開路時にも約1mAの微小な残留電流が流れ焼損の原因になります。
ます。接続する負荷の種類・点灯方式によっては、ガイドランプの輝度が・落下や強い衝撃を受けたスイッチは使用しないで下さい。
スイッチに内蔵している電子部品に亀裂や断線を生じているおそれがあり、スイッチの寿命短縮や、絶縁物の破損による感電・発火の原因になります。

・定格電流は15Aです。接続する負荷機器は定格消費電流 15A 以内でお使いください。
・最小適合負荷（1W）未満では、ガイドランプは点灯しませんが異常ではNKシリーズ配線器具

314

低下したり、負荷が微点灯したりする場合がありますので、外付けコンデンサ（神保電器製「GC-1」）を負荷と並列に接続することを推奨します。
照明器具の種類

消灯時の照明器具
内部インピーダンス

ガイドランプの 負荷の発光状態
消灯状態

数100Ω〜数kΩ
白熱電球○発光
ラピッドスタート形蛍光灯 数100Ω〜1kΩ
○発光数100Ω〜20kΩ（※1） ○発光
インバータ蛍光灯
グロースタート式蛍光灯 数100kΩ△〜✕（※2）数10kΩ〜数MΩ
電子点灯管式蛍光灯△〜✕数100Ω〜1kΩ
LEDランプ○発光○: 支障なし △: 状況により支障 ✕: 支障あり

○消灯
○消灯△△△△〜✕ありません。
・ガイドランプ付きスイッチを、電子制御式特殊照明器具（人感センサ付き・マイコン制御付き・遅延タイマ付き・リモコン機能付き など）の電源開閉に用いると、照明器具の制御機能やスイッチ表示灯の点灯状態に:メーカにより例外的にインピーダンスが高い器具があります。
（※1）
不具合を生じることがあります。照明器具の施工説明書の指示に従い: 3路、4路配線の場合は、✕（※2）（暗く点灯）
状態になります。
施工してください。
※外付けコンデンサを接続しないと、負荷の種類により以下の状況が生じます。
・過電流遮断器の二次側でブレーカトリップテストを行う場合は、スイッチ・ガイドランプの発光状態（点灯輝度）は、上表の通り変化します。に短絡電流を流さないでください。一瞬の短絡でスイッチが壊れます。
『ガイドランプの発光状態』欄が△や✕の負荷では、ガイドランプが暗く・このスイッチは250V絶縁抵抗計による電路の絶縁抵抗試験（メガテスト）
点灯したり、不点灯になる場合があります。にあっても故障のおそれはありません。500Vレンジのご使用はお避け
・上表の『負荷の消灯状態』欄が△や ✕ の負荷では、ガイドランプ付きください。
スイッチ開路時に、負荷が薄ぼんやり点灯したりフラッシュ状に間欠点灯することがあります。
・負荷が接続されていない状態や、『負荷の消灯状態』欄が△や✕の負荷
では、スイッチの二次側電路に数十 Vの残留電圧が観測されることがあります（異常ではありません）。

安全上のご注意
安全上のご注意

チェックランプ付きスイッチ（本体左側面に記載されている品番: NKS-3CL）[ 適合負荷: 20mA 〜 0.5A]・チェックランプ付きスイッチは、接続された負荷の電流（20mA（100V 2W 相当）以上）を検知すると黄色の通電表示灯が点灯します。

注意 過電流保護素子を内蔵しています。過負荷・短絡させたスイッチは再使用不能です。
・定格電流は0.5Aです。

接続する負荷機器は定格消費電流 0.5A 以内でお使いください。
・換気扇のモーターなど電動機を負荷とする場合、起動電流が 0.5Aを超えるものには使用できません。

→DC ブラシレスモーターなど、電源投入時に突入電流の流れる機種の電源スイッチとしては使用できません。
（突入電流の反復で保護素子溶断）→換気扇「強 / 弱 切替スイッチ」の場合は突入電流が流れないため、DCブラシレスモーターにも使用可能です。

・一般白熱電球、ハロゲンランプ、クリプトンランプについては、合計消費電力50W 以内の灯数を接続できます。
・LED 照明器具・LED 電球の場合、定格消費電流 0.2A（200mA）以下のもの 1 灯までとしてください。定格消費電流値の合計が 0.5A 以下※1）

であっても、これらの負荷では1 灯あたり10Aを超える突入電流が流れますので、複数灯接続すると過電流保護素子を溶断する恐れがあります。

・グロー式高力率蛍光灯器具、電子点灯管式高力率蛍光灯器具は接続しないでください。力率改善コンデンサに因る突入電流により過電流保護素子を溶断する恐れがあります。

・蛍光灯照明器具の起動方式における接続許容灯数は下表の通りです。
蛍光灯照明器具の起動方式

グロースタート式
電子点灯管式

ラピッドスタート式
インバータ式

低力率
高力率
高力率

適合負荷容量
接続許容灯数（灯）（W）＜10W 〜20W 〜30W 〜40W
2〜2521
接続禁止
2〜4042112〜2821

・下記の様な施設方法は、不特定の負荷機器が接続されるおそれがあるため、このスイッチを使用しないでください。
– 内壁取付のコンセント経由で換気扇を開閉する回路→コンセントに温風ヒーターを接続して過負荷になるおそれ– 屋外防雨コンセント経由で庭園灯などを開閉する回路→コンセントに電動工具などを接続して過負荷になるおそれ– E26またはE17口金を持つ複数灯のダウンライト回路→品種・定格の異なるランプに交換して過負荷になるおそれ・人感センサ内蔵型照明器具の点滅スイッチとしての使用はお勧めしま
せん。このタイプの負荷は、照明の点灯/消灯にかかわらず照明器具の内蔵センサが制御電源を消費するため、電流検知式のチェックランプが照明の点灯状態とは無関係に通電表示することがあります（スイッチの故障ではありません）。
・このスイッチが内蔵している過電流保護素子は、過負荷・短絡によるスイッチの焼損からスイッチ器体外への拡大被害を防ぐ目的のものであり、溶断した過電流保護素子は交換できません。過負荷・短絡させた場合、そのスイッチは使用不能になります（このとき内部回路は破壊されています）。

・このスイッチは500V 絶縁抵抗計による電路の絶縁抵抗試験（メガテスト）にあっても故障のおそれはありません。

※1）LED 照明器具・LED 電球の品種によっては複数灯を接続できる場合があります。特定品種の LED 照明器具・LED 電球複数灯接続を希望される場合は、事前に当社営業担当にご照会ください。

ガイド・チェックランプ付きスイッチ（本体左側面に記載されている品番: NKS-3GCL）[ 適合負荷: 20mA 〜 0.5A]

・ガイドランプ点灯時（緑色）に関しては、P.314 の安全上のご注意内「ガイドランプ付きスイッチ」に記載されている内容をご覧ください。

・チェックランプ点灯時（黄色）に関しては、上記の安全上のご注意内「チェックランプ付きスイッチ」に記載されている内容をご覧ください。

NKシリーズ配線器具

315