ACVATIX™

バルブアクチュエーターSAX..P..

20 mm ストローク、推力 500 N

●
●
●
●
●
●
●

CE1N4509en
2019-12-16

SAX31P03 電源 AC 230 V、3 位置（フローティング）制御用
SAX61P03 電源 AC/DC 24 V、DC 0…10 V/4…20 mA 比例制御用
開度信号フィードバック、強制制御、流量特性選択可能
SAX61P03/MO 電源 AC/DC 24 V
RS-485, Modbus RTU 通信機能付き
SAX81P03 電源 AC/DC 24 V、3 位置（フローティング）制御用
バルブ直結取付け、調整不要
手動ハンドル、開度指示および状態表示 LED 付き
アクセサリー：補助スイッチ、ポテンショメーター

アーチバック㈱用途
シーメンス製、20 mm ストロークのコンビバルブ VPF43.. および VPF53..と共に使用し空調換気システムの冷温水制御に使用します。

機能機能説明3 位置制御3 位置信号は、接続端子 Y1 または Y2 を介してアクチュエーターを制御しバルブを希望の位置で制御します。

SAX31P03,
SAX81P03

比例制御

比例信号は、無段階のモーター制御が可能で 位置決め信号範囲（DC 0 ... 10 V / DC 4 ... 20 mA / 0 ... 1000Ω）に応じてリニアな動作範囲（閉...開または 0…100％ストローク）となります。

SAX61P03

流量特性及び制御信号

DIL スイッチによる設定
出荷時設定：● 流量特性：log =イコールパーセント（スイッチ OFF）
● 制御信号：DC 0 ... 10 V（スイッチ OFF）

開度フィードバック信号 U

実際のバルブ開度のフィードバック信号

強制制御

強制制御は、自動モードのオーバーライド制御用でより複雑な制御を実行可能です。

(Z-モード)自動キャリブレーション

初期試運転中に実行します。アクチュエーターは、全開および全閉の位置を自動検出しその位置が内部に保存されます。

バルブシート検出

アクチュエーターには、出力に応じて動作するシート検出機能があります。 キャリブレーション後、正確なバルブストロークがアクチュエーターのメモリーに保存されます。

異物検出

異物の目詰まりが検出された後、過去の制御動作を 3 回試行します。それでも目詰まりが有る場合、アクチュエーターは限られた範囲内でのみ動作を続け LED が赤く点滅します。

Modbus RTU (RS-485)通信 設定値：0..100％
バルブ開度の実際値 ：0 ... 100％
絶縁無し
強制制御：開 / 閉 / 最小 / 最大 / 停止
設定値監視およびバックアップ

2/17
アーチバック㈱型式

SAX61 P03,
SAX61P03/MO

SAX61P03/MO

CE1N4509en
2019-12-16

タイプ
型式

ストック番号

ストローク

推力

制御電源

制御信号

ラン

LED

手動

SAX31P03 1)

S55150-A118

SAX61P03 2)

S55150-A114

AC 230 V

3 位置-（フローティング）

4)

DC ...10 V

SAX61P03/MO 2)

S55150-A143

SAX81P03 2)

S55150-A116

20 mm

500 N

付加機能ハンドル 3)

タイム有り

DC 4...20 mA
AC 24 V

0...1000 Ω

DC 24 V

Modbus RTU
3 位置

30 s

有り

押回し固定可能5) 6)-（フローティング）

1)

認証済み: CE2)

認証済み: CE, UL

3)手動開閉用（連続の手動運転は不可：設計範囲外！）

4)

補助スイッチ、ポテンショメーターを装着可能

5)

開度出力、強制制御および流量特性変更が可能

6)

オプション（アクセサリー）: 補助スイッチ、シーケンス制御、動作反転制御

4)

出荷時
アクチュエーター、バルブ、アクセサリーはそれぞれ別梱包で出荷されます。
アクセサリー/スペアパーツ
電気部品（別売）
アクチュエーター型式
ストック番号

補助スイッチ

ポテンショメーター

ファンクションモジュール

ASC10.51

ASZ7.5/.. 1)

AZX61.1

S55845-Z103

S55845-Z104 (ASZ7.5/135)

S55845-Z107

S55845-Z105 (ASZ7.5/200)
S55845-Z106 (ASZ7.5/1000)
計 2 個まで
計 2 個まで

SAX31P..
SAX61P..

1個--

1個-

SAX61P../MO
1個SAX81P..
1)-

135Ω, 200 Ω, 1000 Ω から選択可能

機械部品（別売）
型式

防雨カバー
ASK39.1

ストック番号

S55845-Z109

オーダー(例)

アーチバック㈱型式

ストック番号

説明数量

SAX81P03

S55150-A116

アクチュエーター

1

ASZ7.5

S55845-Z106

ポテンショメーター13/17
CE1N4509en
2019-12-16

スペアパーツ（別売）
型式 /ストック番号
ハウジングカバー

ステム固定ビス

U ブラケット

8000060843

機器組合せ（コンビバルブ）
VPF43..
型式

ストック番号

DN

H100

Min.

m100

Δpmin

[mm]

[m3/h][m3/h][kPa]

VPF43.50F16

S55266-V100

50

2.3

15

VPF43.65F24

S55266-V102

65

4.4

25

VPF43.80F35

S55266-V104

80

5.334

VPF43.50F25

S55266-V101

50

4.325

高流量タイプ VPF43.65F35

S55266-V103

65

635

VPF43.80F45

S55266-V105

80

743

ストック番号DN

ノーマル流量タイプ

20

データシート

35
N4315
70

VPF53..
型式

H100Min.

m100

Δpmin

[mm]

[m3/h][m3/h][kPa]

VPF53.50F16

S55266-V112

50

2.315

VPF53.65F24

S55266-V114

65

4.425

VPF53.80F53

S55266-V116

80

5.334

VPF53.50F25

S55266-V113

50

4.3

25

高流量タイプ VPF53.65F35

S55266-V115

65

635

VPF53.80F45

S55266-V117

80

743

ノーマル流量タイプ

4/17アーチバック㈱20

データシート

35
N4316
70

CE1N4509en
2019-12-16

関連資料
タイトル

説明資料 ID

バルブアクチュエーター

データシート：SAX..P..

CE1N4509

SAX.., SAY.., SAV.., SAL..

ベーシック資料（詳細）：CE1P4040en

バルブアクチュエーター

詳細説明書、Modbus タイプアクチュエーター含む
20/40mm ストロークバルブおよびロータリー/バタフ
ライバルブ用アクチュエーターについて説明

バルブアクチュエーター

データシート：SA.., Modbus RTU

Modbus タイプ通信プロファイル

取扱説明書

取付要領書：

G..161../MO および S..6/MO

Modbus タイプアクチュエーターSAX..P..

A6V101037195
A5W00027551

関連資料、その他 CE（EU）宣言書などのオリジナル版を下記からダウンロードが可能です。
http://siemens.com/bt/download

注意
安全のために注意
国内安全規定の順守
国内の安全規定を順守しないとけがや物的損害が発生する可能性があります。
 国内の規定を順守し、適切な安全作業を行ってください。

警告
高温のアクチュエーターブラケットによる火傷の危険有り
暖房高温水に使用するアクチュエーターは、動作中にバルブ部分と接触しているためブラケット部が熱くなることがあります。
温水温度によっては、ブラケット部の温度が100°Cに達することもあるため絶対に直接触れないでください。
アクチュエーターを修理する場合：
 ポンプと動作電圧の両方をオフにする。
 メイン配管の仕切弁を閉じる。
 配管の冷却を待つ。

エンジニアリングの注意
SAX31P03 / SAX81P03
3 位置アクチュエーターは、コントローラーから制御する必要があります。
配線例 [P14] を参照してください。
SAX61P03
定格 1 mA のコントローラー出力で最大 10 台の比例式アクチュエーターを並列運転できます。アクチュエーターの入力インピーダンスは 100kΩ です。

アーチバック㈱5/17
CE1N4509en
2019-12-16

SAX61P03/MO
Modbus コンバーターは、0...10 V のアナログ制御用に設計されています。
アクチュエーターのアナログ信号設定はそのままにしてください（スイッチ 1 を OFF）。
設定変更はできません！
ASZ7.5
ポテンショメーターを使用する場合、3 線接続の分圧器として使用してください。2 線式で使用しワイパーを介して直接ポテンショメーターに電力を供給するとポテンショメーターの寿命が短くなる恐れがあります。
その場合、信号電圧のピークが頻繁であると製品の寿命に特に影響を与えます。

取付け取付け方向
室内6/17
アーチバック㈱1)

屋外では、防雨カバー ASK39.1 を使用してください。

2)

SAX../MO タイプは屋外で使用できません。

屋外 1) 2)

CE1N4509en
2019-12-16

運転動作
比例制御の注意点
通常のバルブ制御では、Y = 0 V/4mA…10V/20mA または Z = 0…1000Ω の時バルブは全閉…全開で制御します。
バルブのステムが縮んで閉となるコンビバルブでは、「正動作：DA」の時、位置決め信号
Y = 0 V/4mA または Z = 0Ω でバルブステムが縮んだ状態となり全閉（0％）になります。
正動作（DA）の場合

Y, Z

制御信号

V

流量制御信号 Y

DC 0...10 V, 4...20 mA

制御信号 Z

0...1000 Ω

制御動作: 正動作（DA）

メンテナンス
アクチュエーターは基本的にメンテナンスフリーです。

廃棄アクチュエーターは、電気、電子部品を含み一般ごみと一緒に廃棄することはできません。
● 専門の廃棄業者に依頼して廃棄してください。
● 地域の条例に基づき、正しく廃棄してください。

保証

注記

アーチバック㈱本製品の保証は、4 ページ “機器組合せ”にある、シーメンス製バルブと組合わせて使用する場合のみ有効となります。
本製品を他社製バルブと組合わせて使用する場合は、如何なる場合でも保証の対象外となりますのでご注意ください。

7/17
CE1N4509en
2019-12-16

技術データ
電源電圧
SAX31P03

AC 230 V ±15%

SAX61P03..

AC 24 V ± 20 % / DC 24 V +20 % / -15 %SAX81P0345...65 Hz

周波数
外部保護回路（推奨）●ヒューズ： 6...10 A スローブロー●

ブレーカー： max. 13 A,特性 B, C, D (EN 60898)●

パワーサプライ： max. 10 A リミット付き

消費電力 50 Hz
SAX31P03

6.5 VA / 4 W

SAX61P03
SAX61P03/MOステム

9.5 VA / 4.5 W

収縮 / 伸長10.2 VA / 5 W

SAX81P03

7 VA / 4.5 W

動作時電流代表値 1) (3 位置式)
SAX31P03

2.3 A

SAX81P03

4.5 A

運転データ
ランタイム (定格ストローク)

タイプ [P3] 参照

SAX31P03, SAX61P03, SAX81P03

30 s

推力500 N

定格ストローク20 mm

流体許容温度 (バルブ組込み時)

1...120 °C

入力信号
制御信号 ”Y”
SAX31P03, SAX81P03
SAX31P03

電源SAX81P03

3 位置（フローティング）制御
AC 230 V ±15%AC 24 V ± 20% / DC 24 V + 20% / - 15%

SAX61P03
DC 0...10 V
DC 4...20 mA

8/17
アーチバック㈱消費電流≤ 0.1 mA

入力インピーダンス≥100 kΩ

消費電流

DC 4...20 mA ± 1%

入力インピーダンス≤ 500 ΩCE1N4509en
2019-12-16

SAX61P../MO 通信機能付き
通信プロトコル
Modbus RTU

RS-485, 絶縁無し

ノード数

Max. 32

アドレス数

1...248 / 255
初期値

255

初期値

1-8-E-1

1-8-E-1 / 1-8-O-1 / 1-8-N-1 / 1-8-N-2

伝送フォーマット
ボーレート (k ボー)

Auto / 9.6 / 19.2 / 38.4 / 57.6 / 76.8 / 115.2

初期値

Auto120 Ω 電子回路で接続可能

終端抵抗
初期値

Off

並列運転
SAX61P03≤ 10 台 (調節器の出力容量による)強制運転
Z 端子入力SAX61P03

R = 0...1000 Ω, G, G0
R = 0...1000 Ω

抵抗値 R に応じて開度維持

Z- G 間全開 100 % 2)

Z - G0 間

短絡短絡0 % 2)

全閉Max. AC 24 V ± 20 %電圧

Max. DC 24 V +20% / -15%

消費電流

≤ 0.1 mA

開度フィードバック
出力端子 USAX61P03

DC 0...10 V
負荷インピーダンス> 10 kΩ

負荷電流Max. 1 mA

接続ケーブル
0.75 mm2, AWG 20...16 3)

サイズ
配線口
SAX..P..

●2 x ∅ 20.5 mm (M20 用)●

1 x ∅ 25.5 mm (M25 用)SAXP61../MO
付属ケーブル0.9 m

配線数

5 x 0.75 mm2

保護クラス
ハウジング保護等級（垂直～水平）IP 54, EN 60529 4)

絶縁保護

EN 60730
SAX31P03
SAX61P03
SAX81P03

アーチバック㈱AC 230 V

II

AC / DC 24 VIII

9/17
CE1N4509en
2019-12-16

周囲条件
IEC 60721-3-3

運転時

クラス 3K5

気象条件
設置場所

室内 (タイプにより屋外可能) 4)

温度, 一般5...55 °C

湿度 (結露無し)

5...95 % r.h.
IEC 60721-3-2

輸送時

クラス 2K3

気象条件
温度-25...70 °C

湿度< 95% r.h.
IEC 60721-3-1

保管時

クラス 1K3

気象条件
温度-15...55 °C

湿度

5...95 % r.h.
120 °C

流体許容温度（バルブ組込み時）

適合規格
製品規格

EN 60730-x

EMC (使用環境)

住居、商業および工業環境EU 適合 (CE)

CE1T4501X1 5)

RCM 適合CE1T4515X4 5)

EAC 適合ユーラシア適合、SAX..P..全機種

UL, cULAC 230 V-AC / DC 24 V

UL 873 http://ul.com/database; ファイル番号 E35198

環境両立性
環境製品宣言書 71 7331 0559 5) 並びに A6V101083254 5) に記載：
環境に優しい製品の設計とテスト（RoHS 準拠、材料組成、包装、環境上の利点、廃棄）に関するデータを含む

寸法
寸法 [P16] 参照

10/17
アーチバック㈱CE1N4509en
2019-12-16

アクセサリー 6)
ポテンショメーター ASZ7.5 /..

補助スイッチ、 ASC10.51

0...135Ω / 0...200Ω / 0...1000Ω
電圧

DC 10 V

消費電流

<4 mA

接点容量

AC 24…230 V, 6 (2) A, 無電圧接点

電源保護回路（推奨）1)

正弦波実効値（ RMS）定格電圧にて2)DIL スイッチによる動作方向設定による

3)

AWG = アメリカンワイヤーゲージ4)±5%●

ヒューズ： 6...10 A スローブロー●

ブレーカー： max. 13 A, 特性 B, C, D, EN 60898●

パワーサプライ： max. 10 A リミット付き

屋外で使用の場合、防雨カバーASK39.1 が必要（IP 54）
但し、SAX61../MO タイプは屋外使用不可

5)オリジナル資料ダウンロードサイトは、 http://www.siemens.com/bt/download

6)

UL-認証済み

配線図
内部配線図
SAX31P03
アクセサリーB

及び / またはA

1 x ASC10.51

1 x ASC10.51

or
1 x ASZ7.5/..

アーチバック㈱11/17
CE1N4509en
2019-12-16

SAX61P..
アクセサリーB

及び / またはA

SAX61P03

1 x ASC10.51

1 x ASC10.51

SAX61P03/MO

SAX81P03
アクセサリー
B及び / またはA
1 x ASC10.51

1 x ASC10.51

or
1 x ASZ7.5/..

12/17
アーチバック㈱CE1N4509en
2019-12-16

接続端子
SAX31P03
AC 230 V

3 位置（フローティング）制御

システムニュートラル (SN)
制御信号 (ステム下降：バルブ閉)
制御信号 (ステム上昇：バルブ開)SAX61P03
AC / DC 24 V

D 0...10 V
4...20 mA
0...1000

システムニュートラル (SN)
システムポテンシャル (SP)
制御信号 DC 0…10 V / 4…20 mA
計測ニュートラル
開度フィードバック信号 DC 0...10 V (マイナスラインは M：ニュートラル)
強制制御信号

SAX61P03/MO
AC / DC 24 V

Modbus RTU 配線ケーブル

システムニュートラル(SN)黒システムポテンシャル(SP) AC 24 V / DC 24 V

赤リファレンスライン(Modbus RTU)

紫通信ライン + (Modbus RTU)

灰通信ライン - (Modbus RTU)

桃

SAX81P03
AC / DC 24 V

3 位置（フローティング）制御

システムポテンシャル (SP)
制御信号 (ステム下降：バルブ閉)
制御信号 (ステム上昇：バルブ開)

アーチバック㈱13/17
CE1N4509en
2019-12-16

配線例
SAX31P03

A

アクチュエーター

L

電源ライン電圧N

電源ニュートラル

N1調節器

Y1, Y23 位置 (フローティング) 信号

SAX61P03

A

アクチュエーター

F2

凍結防止サーモ：1 – 2 凍結運転時 ON (強制開)1 – 3 通常制御時 ON

14/17
アーチバック㈱F3

サーモスタット(1－2 ON で強制閉)

F4

凍結防止装置 0…1000 ΩM

計測ニュートラル

N1調節器

SN

システムニュートラル

SP

システムポテンシャル AC/DC 24 V

U開度フィードバック出力

Y

制御信号

Z

強制制御入力CE1N4509en
2019-12-16

SAX61P03/MO

Aアクチュエーター

N1

調節器

G

システムポテンシャル AC/DC 24 V

G0

システムニュートラル

REF

リファレンスライン (Modbus RTU)

+通信ライン + (Modbus RTU)

-通信ライン - (Modbus RTU)

SAX81P03

A

アーチバック㈱アクチュエーター

N1

調節器

SN

システムニュートラル

SP

システムポテンシャル

Y1, Y23 位置 (フローティング) 信号

15/17
CE1N4509en
2019-12-16寸法 (mm)
アクチュエーター

A

型式

B

C

C1C2

D

E

[mm]
SAX..P..
SAX61P03/MO 1)
ASK39.1 使用時
1)

16/17
アーチバック㈱

242

124

150

6882267

154

300

200

100[kg]80100

100-200

1.780
2.930
2.010

専用付属ケーブル付き

CE1N4509en
2019-12-16

外部 Modbus コンバーター

アクチュエーター

単位：mmX

型式

SAX61P03/MO1)

[mm]

[kg]

2500.15 1)

合計質量に含むバージョン
型式

有効バージョン（本仕様書適合）SAX31P03..H

SAX61P03..H

SAX61P03/MO..A

SAX81P03..H

本社 〒211-0012
神奈川県川崎市中原区中丸⼦ 174 番地 平山ファインテクノ 2 階
TEL: 044-455-9111（代）FAX: 044-455-1050
札幌営業所 〒003-0027
札幌市白石区本通 19 丁目北 1 番 86 号

アーチバック株式会社
URL: www.archvac.co.jp/

アーチバック㈱東テク北海道株式会社 本社ビル内
TEL: 011-799-1946 FAX: 011-799-1947

2020-07 版
記載内容はお断り無く変更する場合が有ります。

17/17
CE1N4509en
2019-12-16