平成 24 年度

第１回

情報配線施工技能検定
１級学科試験問題■注意事項■

１．解答用紙の記入に当たっては、次の指示に従ってください。指示に従わない場合には採点されません。
（１）解答用紙はＯＣＲ方式ですので、所定の□の枠からはみ出さないように、1 文字ずつ記入してください。
（２）受検番号欄には、必ず受検票に記載されている番号を記入してください。
（３）氏名欄には、必ず受検票と同様に記入してください。
（４）解答は濃度ＨＢ程度の鉛筆を使用してください。解答を訂正する場合は消しゴムできれいに消し、消しくずを残さないでください。
２．受検票は、試験時間中は必ず、技能検定委員が見やすい机の上の通路側の位置に提示しておいてください。
３．試験時間終了時には、解答用紙を回収します。
４．試験問題はお持ち帰り下さい。
５．そのほか、いかなる場合でも技能検定委員の指示に従って、受検してください。

1第１問
情報ネットワークに関する次の各記述の該当番号
情報ネットワークに関する次の各記述の 該当番号内に、それぞれの語群の中から最も適該当番号 内に、それぞれの語群の中から最も適したものを１つ選び、その番号を該当番号の解答欄に記せ。
（ア）以下の表を完成させよ。
表規格

速度符号化

信号変換

10BASE-T

１２NRZ

３100Mbps

4B/5B

４1000BASE-T

５8B1Q4６【語群】
１．1Mbps

２．10Mbps

３．100Mbps

４．1000Mbps

５．4D-PAM5

６．8B1Q4

７．8B/6T

８．8B/10B

９．NRZI-3

１０．100BASE-T

１１．100BASE-TX

１３．MLT-3

１４．マンチェスタ符号

１２．100BASE-F

第２問
配線施工機材及び工具に関する次の各記述の該当番号
配線施工機材及び工具に関する次の各記述の該当番号内に、それぞれの語群の中から最該当番号 内に、それぞれの語群の中から最も適したものを１つ選び、その番号を該当番号の解答欄に記せ。
（ア）EIA/TIA568 による RJ45 コネクタのピン割り当てで、T568A のペア 1 からペア 4の色の組み合わせを順に並べると、 ７ である。
【語群】
１．青-白青、緑-白緑、橙-白橙、茶-白茶
２．青-白青、橙-白橙、緑-白緑、茶-白茶
３．橙-白橙、青-白青、緑-白緑、茶-白茶
４．橙-白橙、緑-白緑、青-白青、茶-白茶

2

（イ）AutoMDI/MDI-X 機能を備えたスイッチングハブをカスケード接続する場合、 ８【語群】
１．ストレートケーブルを使わなければならない。
２．クロスケーブルを使わなければならない。
３．ストレートケーブル、クロスケーブルのいずれも使うことができる。
４．ストレートケーブル、クロスケーブルのいずれも使うことができない。

（ウ）図の配線カテゴリと情報伝送量、周波数範囲の関係において、（あ）は ９ 、（い）は１０、（う）は１１である。
【語群】
１．1BASE-T

２．1GBASE-T

３．1000BASE-T

４．1000BASE-TX

５．125

６．150

７．200８．250

９．300

１０．350１１．400１２．500図3（エ）LAN 用のクロスケーブルは、一方のモジュラプラグの 3-6 番ピンに接続された心線が他方のモジュラプラグの １２ 番ピンに接続されている。
【語群】
１．1-2

２．3-6

３．4-5

４．7-8（オ）PoE とは１３の略であり、PoE スイッチは LAN ケーブルを利用して１４V の電力供給ができる。
【語群】
１．Power of Ethernet

２．Power over Ethernet ３．Power on Ethernet

４．12

５．24

６．48

（カ）光ファイバの接続法の 1 つである融着接続に使用する工具は、１５および融着接続機である。
【語群】
１．自動研磨機、光ファイバストリッパ
２．光ファイバストリッパ、光ファイバカッタ
３．光ファイバカッタ、メカニカルスプライス接続工具
４．メカニカルスプライス接続工具、インパクトツール

第３問
メタルケーブルの配線施工に関する次の各記述の該当番号
メタルケーブルの配線施工に関する次の各記述の 該当番号内に、それぞれの語群の中か該当番号 内に、それぞれの語群の中から最も適したものを１つ選び、その番号を該当番号の解答欄に記せ。
ら最も適したものを１つ選び、その番号を該当番号の解答欄に記せ。
（ア）ツイストペアケーブルのパラメータの一つであるAWG は、数値が大きいほど１６ことを表す。AWG26の径は、約１７ mm である。
【語群】
１．心線が細い

２．心線が太い３．0.36

４．0.40５．0.45

６．0.51

4

（イ）ツイストペアケーブルと、モジュラコネクタなどの機材を接続する方法にはIDC方式と呼ばれる１８接続方式がある。この方式はIDC端子の１９にケーブルの心線を２０ことにより２１を取り除いて電気的に接続する方法である。
【語群】
１．圧接

２．圧着

３．融着

４．金属スリット間

５．金属周囲６．押し込む７．巻き付ける

８．はんだ付けする

９．編組線

１０．絶縁被覆（ウ）JIS X 5150 では、ツイストペアケーブルの施工後の最小曲げ半径は、直径 6mm までは２２mm、直径 6mm 以上は２３mm と定められている。
【語群】
１．25２．30

３．35

４．40

５．45

６．50（エ）JIS X 5150 では、ケーブルのすべてのシールドは各２４で接地されなければならないとされている。電力系の接地は人体への危害や物損を防止することが目的であるが、情報系の接地は２５が目的である。
【語群】
１．局線中継台

２．配線盤

３．手元盤

４．ノイズ対策

５．監視対策６．短絡対策（オ）シャフト内などでケーブルラックを用いて垂直方向にケーブルを配線するときには、自重による２６を抑えるためにケーブルを結束・固定する。
【語群】
１．脆性

２．反射

３．張力

5

４．キンク

第４問
光ケーブルの配線施工に関する次の各記述の該当番号
光ケーブルの配線施工に関する次の各記述の 該当番号内に、それぞれの語群の中から最該当番号 内に、それぞれの語群の中から最も適したものを１つ選び、その番号を該当番号の解答欄に記せ。
（ア）カットオフ波長 1,100nm の SM 型光ファイバを測定波長 1,310nm 及び 850nm で試験した場合、伝送損失は２７である。
【語群】
１． 1,310nm ＞ 850nm

２．1,310nm ＝ 850nm

３． 1,310nm ＜ 850nm

４．測定できない（イ）単心ファイバ融着接続部を補強する際には接続部にねじれが発生しないよう注意して作業する必要がある。これは、光ファイバ接続部にねじれに起因する２８の発生を抑えるためである。
【語群】
１．過度の張力

２．心線の曲がり

３．過度のひずみ

４．心線の座屈（ウ）成端箱のトレイに光ファイバ心線を収納する際に確認すべき点としては、許容曲げ半径以上である事、光ファイバ心線の２９や挟み込みが無いことである。
【語群】
１．ねじれ

２．融着

３．変色

４．固定

（エ）光ケーブルの許容曲げ半径は、一般的に敷設時（負荷がある場合）には、光ケーブ
ル外径の３０倍以上とする。
【語群】
１．5

２．10

３．20

6４．30

（オ）光ケーブル端末に図に示すプーリングアイが加工処理された場合、光ケーブルの３１にけん引張力が加わる。

図
【語群】
１．外被

２．心線

３．抗張力体４．押さえ巻き（カ）光ファイバ心線をトレイに収納する際、接続の３２や分岐による３３、接続部分に加わる張力の除去などの場合を考えて､余長を確保する｡
【語群】
１．補強

２．失敗

３．除去

４．負荷

５．加熱

６．再接続（キ）SZスロット型光ケーブルの特徴は、３４である｡【語群】
１．圧縮空気流により圧送して敷設できること
２．スロットの撚りが1 方向の構造
３．高い防水特性を有すること
４．スロットを切断せずに光ファイバを取り出せる構造（ク）光ファイバ融着機では、融着前検査として光ファイバの軸ずれ量、端面間隔、３５等を画像観察し、接続終了後の推定接続損失を算出する｡【語群】
１．端面角度

２．気泡

３．温度

7

４．張力

（ケ）現場組立型 SC 光コネクタのフェルールの部分には、あらかじめ光ファイバが内蔵固定され、その端面は３６されている。
【語群】
１．整合

２．反射

３．研磨

４．接続

（コ）多心融着機の外径調心法とは、３７上に光ファイバを整列して光ファイバを融着する方法である｡
【語群】
１．電極棒

２．ファイバホルダ

３．熱収縮スリーブ

４．固定 V 溝（サ）メカニカルスプライス素子は、光ファイバ突合せ部の３８を抑える屈折率整合剤が充填されている｡【語群】
１．質量減少２．モード分散

３．フレネル反射

４．インピーダンス

第５問
情報配線施工に関する次の各記述の該当番号内に、それぞれの語群の中から最も適した情報配線施工に関する次の各記述の該当番号内に、それぞれの語群の中から最も適したものを１つ選び、その番号を該当番号の解答欄に記せ。
（ア）JIS X 5150 で規定されている光ファイバ配線の性能クラスは、３９種類ある。
【語群】
１．1

２．2

３．38

４．4

（イ）幹線系と水平系とを結合したチャネルで構築された光ファイバの配線方式のことを、４０光ファイバ配線という。
【語群】
１．クロスコネクト式

２．ネットワーク式

３．集中式

４．分散式

（ウ）図に示す構内情報配線システムにおいて、CD―BD 間のシステムを４１という。

CDBD

CPFD

図

TO

端末機器

構内情報配線システム【語群】
１．構内幹線配線サブシステム

２．ビル内幹線配線サブシステム

３．水平配線サブシステム

４．ワークエリア配線（エ）ツイストペアケーブルを用いた構内情報配線を行う場合、水平配線ケーブルの物理長は、４２m を超えてはならない。パッチコード、機器コード及びワークエリアコードの合計長が４３m を超える場合、水平配線ケーブルの許容物理長を減らさなければならない。
【語群】
１．5

２．10

３．50

４．70

５．90

６．95

9

（オ）JIS X 5150 で記されている近端漏話減衰量の略号は、４４である。
【語群】
１．NEXT

２．FEXT

３．PSNEXT

４．PSFEXT

第６問
測定試験に関する次の各記述の該当番号測定試験に関する次の各記述の 該当番号内に、それぞれの語群の中から最も適したもの
該当番号 内に、それぞれの語群の中から最も適したものを１つ選び、その番号を該当番号の解答欄に記せ。
（ア）フィールドテスタの測定確度は、４５との測定誤差の量により測度確度レベルとして規格化され定義されている。確度レベルには４６確度、パーマネントリンク確度、チャネル確度がある。
【語群】
１．ネットワークアナライザ

２．パワーメータ

３．導通テスタ４．ベースライン

５．カテゴリ

６．クラス（イ）ツイストペアケーブル長さの測定は、４７を測定して４８を使用して自動的に計算される。
【語群】
１．遅延時間２．反射減衰量

３．挿入損失４．最大遅延時間

５．伝搬遅延時間差

６．公称伝搬速度（ウ）ツイストペアケーブルの挿入損失は直流電気抵抗による４９損と絶縁体やシース材による５０損の 2 種類によるものである。
【語群】
１．絶縁体

２．半導体

３．導体

４．誘電体

５．熱電体

６．固体

10（エ）伝送損失が 0.4dB/km である光ファイバを用いて、線路長が 20km である光ファイバ通信システムを構成したところ、システムの送信側レベルが－10dBm、受光側レベルが－28dBm であった。この光ファイバ通信システムの伝送損失は５１であり、接続点は５２箇所であると考えられる。但し、接続損失を 0.5dB/箇所とし、接続損失以外の損失はシステム上には無いものとする。
【語群】
１．18dB

２．18dBm

３．38dB

４．10

５．20

６．30（オ）
融着接続された光ファイバを OTDR を使用して 1310nm の波長で測定を行った結果、図の波形が確認された。光ファイバ線路中には増幅器は挿入されていないことが確認されている。図中 A の波形は見かけの利得と呼ばれ５３によって現れる。

図【語群】
１．融着接続部の反射

２．モードフィールド径の不整合

３．光コネクタの汚れ

４．光ファイバアンプの利得

11

（カ）後方散乱光(OTDR)法により光ファイバの接続損失を測定する場合は、５４が必要である。
【語群】
１． 片方向測定

２．

両方向測定

３． 群屈折率設定

４．

平均化回数設定

第７問
安全衛生に関する次の各記述の該当番号
安全衛生に関する次の各記述の 該当番号内に該当番号 内に、内に、それぞれの語群の中から最も適したものを１つ選び､その番号を該当番号の解答欄に記せ。
つ選び､その番号を該当番号の解答欄に記せ。
労働安全衛生法は、労働５５法と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の５６化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における５７の安全と健康を確保するとともに、５８な職場環境の形成を促進することを目的とします。
安全届出提出書類としては、安全衛生５９に関する６０書、作業主任者選任報告書、作業員名簿報告書、有資格者台帳、持込機器等使用届、火気使用申請書、工事用車両届などがある。
【語群】
１．計画

２．報告

３．誓約

４．派遣

５．基準

６．体制

７．作業

８．厳格

９．明確

１０．有資格者

１１．労働者

１２．職員

１３．快適

１４．自由

12