全熱交換換気システム
PEJ スーパー換気シリーズ「せせらぎ」「silent せせらぎ」
取扱説明書
2015 年 5 月発行

2⽬次• 安全上のご注意

０３• PEJ スーパー換気シリーズについて

０４• PEJ スーパー換気シリーズ 性能表

０５• PEJ スーパー換気シリーズの各部名称

０６• コントローラーの操作⽅法

各運転モードの詳細

０８

集中コントローラーVM1

０９

コントローラーのその他の設定

１０

クリーニング⽅法

１２

クリーニング⽅法

１３

トラブルシューティング

１４• アフターメンテナンス• 故障かな？と思ったら

１６

3

安全上のご注意◎安全のために必ずお守りください
 ＰＥＪスーパー換気シリーズをお使いいただく前に必ずこちらの取扱説明書をお読みください。
≪ 誤った使⽤法は本体・コントローラーの故障やけが・災害の原因になります。≫
 可燃性ガスが漏れた場合は本製品の電源を On/Off せずに、操作を⾏わないでください。窓を開けて換気してください。
≪ 電気の接点の⽕花により、可燃性ガスへの引⽕・⽕災・爆発の原因になります。≫
 コントローラーに⽔等をかけないでください。
≪ ショートや感電により、⽕災の原因になります。≫
 改造や⼯具を必要とする分解はしないでください。
≪ 本体・コントローラーの故障やけがの原因になります。≫
 お⼿⼊れの際は必ず製品の電源を落としてから⾏ってください。
≪ 本体・コントローラーの故障やけがの原因になります。≫
 主電源は必ず交流 100Ｖで使⽤して下さい。
≪ 直流や交流 200Ｖを使⽤するとショートや感電により、⽕災の原因になります。≫
 故障・異常時（異⾳・焦げ臭い等）は、運転を停⽌してブレーカーを落として下さい。
≪ ショートや感電により、⽕災の原因になります。≫
 外気の取り⼊れ⼝は、燃焼ガス等の排気を吸い込まない位置にあるか確認する。
≪ 室内に新鮮な空気が取り込めず、酸⽋状態の原因になります。≫<故障・異常例>
 換気ファンは回転中に異様な⾳や振動がある。
 換気ファンは回転が不規則。
 焦げ臭いにおいがする。
 本体・コントローラーに腐⾷・破損等がある。 など※ 上記の故障・異常がありましたら、すぐにブレーカーを切って販売店・施⼯店へ点検修理を依頼してください。（別途、出張修理費等がかかる場合があります。）◎初期設定及び引き渡し
新築の建築物は最初の頃、⼯事⽔を含んだ建材が⽔蒸気を放出するため、室内温度は⾼場合がございます。
その対策として、⼊居後は 3 ヶ⽉程度、⾵量設定を 50%（3 段階）以上にしてください。
（寒冷地の場合は、外部の⾼湿度と強い⾵の影響ため、換気ファンの⽻に結露または凍結が起こる状 況もあります。）◎北海道地区で「せせらぎ」をご使⽤される場合のお願い
気密性の⾼い住宅ではレンジファン使⽤時に室内が負圧となり、「せせらぎ」の給気時に必要以上の冷たい外気が流⼊し、室内温度環境に影響が⽣じる恐れがあります。同時給排気型ではない強制排気型レ ンジ
ファンをご使⽤される場合は、市販の負圧作動レジスターをレンジファン近辺に設置してください。 冬期
は、結露防⽌のために、「湿度監視モード」に設定する事をお勧めします。

4PEJ スーパー換気シリーズについて
PEJ スーパー換気「せせらぎ」「silent せせらぎ」システムは⾼ 効率の全熱交換換気システム（換気分類：第⼀ 種）です。
⾃然の空気を給気し室内の熱と湿気を回収します。集中コント
ローラー1 基につき最⼤6 台までの換気ユニットを同期し、連動 運転させます。稼働時は給排気の最⼤91％までの熱と湿度が回収されます。PEJ スーパー換気「せせらぎ」システムの各部品は簡単にメンテナンスが⾏えます。空気の汚れの状態により定期的にフィルター及び PEJ スーパー換気「せせらぎ」本体をクリーニングする事で⾼い効率を維持することが出来ます。

 シンプルな構造
PEJ スーパー換気シリーズは下の図のような構成になっております。室内カバー・フィルター・換気ファン・蓄熱エレメントまで、⼯具なしですべて取り外せます。室内カバーはマグネット式、換気ファンはコネクターを外すことで取り外せますので、メンテナンスが容易に⾏いやすいようシンプル な設計になっております。

※PEJ スーパー換気「せせらぎ」より

 24 時間 365⽇稼働可能 PEJ スーパー換気シリーズの熱交換換気システムは、PEJ スーパー換気が年間消費する電⼒の４０倍以 上の熱エネルギーを回収することができます。PEJ スーパー換気を設置することにより冷暖房の効率を⾼め、365⽇稼働しても電⼒の消費を抑える事ができ、電気料⾦を節約することができます。

 集中コントローラーVM1
集中コントローラーVM1 は PEJ スーパー換気シリーズ「せせらぎ」「silent せせらぎ」を最⼤6 基まで接続が可能なコントローラーです。
電源を⼊れるとシステムが稼働し、最適な状況へとコントローラーが内部の設定を⾃動的に⾏います。

5

PEJ スーパー換気シリーズの各部名称
せせらぎ
耐外⾵仕様 屋外フード
VC-150JKR

蓄熱エレメント換気ファン

VU 管スリーブ

室内カバー②

室内カバー③
室内カバー①
Silent 仕様 換気ファン

蓄熱エレメント
防塵フィルター

Silent せせらぎ
※ PEJ スーパー換気「せせらぎ」と「silent せせらぎ」は、換気ファンの種類が異なります。お使いの PEJ スーパー換気シリーズがどちらをお使いであるかは保証書または実際に設置されている機器でご確認ください。

コントローラーVM1

6PEJ スーパー換気シリーズ

性能表 PEJ スーパー換気「せせらぎ」
風量設定

回転率（%）

使用状況

5100

パーティー、お鍋

43244

136

風量（ｍ３/ｈ）
熱交換ナイト
運転
パージ

換気
回数（回）

消費電力
（W）

熱交換効率（%）

50

59

0.50

3.4

67.5

6835

42

0.35

2.38

79.0

52

日常的使用範囲

26

31

0.26

1.77

89.0

2226

0.22

1.5

91.0

サイレント運転

1721

0.17

1.1694.2

形式

SK150f-200

SK150f-350

SK150s-350

定格電圧
熱交換率

82%

91%

消費電力

3.4W/h 以下

風量17〜50m3/h

防音効果
ノイズレベル

蓄熱エレメント

SK150s-550

12.4V36dB
風量 118dB(A)風量 327dB(A)風量 5
長さ41dB(A)
125mm

150mm

径154mm

スリーブ寸法 (径)165mm

 PEJ スーパー換気「silent せせら
風量設定

回転率（%）

5100468352244136

使用状況パーティー、お鍋
日常的使用範囲
サイレント運転形式

風量（ｍ３/ｈ）
熱交換
ナイト
運転
パージ

換気
回数
（回）

消費
電力

熱交換
効率

（W）

（%）

52.0

61.0

0.50

3.54

67.5

35.4

41.5

0.34

2.40

79.0

27.0

31.7

0.26

1.84

89.0

22.9

26.8

0.22

1.56

91.0

17.5

22.0

0.18

1.19

94.2

SK150fs-200

SK150fs-350

定格電圧SK150ss-350
12.4V

熱交換率82%91%

消費電力

3.4W/h 以下

風量17〜50m3/h

防音効果
ノイズレベル

蓄熱エレメント

SK150ss-55036dB
風量１17.5dB(A)風量 326dB(A)

風量 5
長さ

スリーブ寸法 (径)径39dB(A)
125mm

150mm
154mm
165mm

コントローラーの操作⽅法

78

各運転モードの詳細
 通常運転モード
通常運転モードは、熱交換を⾏いながら換気をする標準モードです。
換気ファンは⾃動的に 70 秒間隔で給気と排気が切り替わります。
モード選択ボタン下のモードランプは、左側が点灯します。

 留守番モード
留守番モードは、運転時間を制限しながら換気をするモードです。
2 時間を 1 サイクルとし、15 分間熱交換を⾏いながら運転した後、残りの 105 分間は運転を休⽌します。
外出中の省エネにお勧めのモードです。

 ナイトパージモード
ナイトパージモードは、接続されている換気ファンの半数ずつで、給気もしくは排気のみ⾏うモードです。
70 秒間隔での給排気の⾃動切り替えや熱交換は⾏われません。
室内の温度が室外より⾼いときに室内の熱を外に逃がし、外からの涼しい空気を取り⼊れることができます。
夏期の夜間にお勧めのモードです。

 湿度監視モード
湿度監視モードは冬限定の運転モードです。目的は室内空気の過乾燥を防いで快適かつ健康的な範囲に保つことです。コントローラーが相対湿度を感知し、その情報に基ついて換気運転を制御して換気を止めたり付けたりします。相対湿度が 80%を超える時点でファンの運転が開始し正常値に戻ると⾃動的に運転を停⽌します。
運転中は通常運転モード同様、70 秒間隔での給排気⾃動切り替えと熱交換を⾏いますが風量は自動的に変更します。

 各モードの年間スケジュール

１２３４５６７８９10

１１１２

通常運転
梅雨などの湿度が高い時期に温度監視
ナイトパージ
留守番

冬の室内空気が過乾燥し易い時期に大型連休などの時期に※ 運転モードの切り替えは⼿動のみです。詳しくはＰ9 の「運転モードの切り替え」をご参照ください。

9集中コントローラーVM1
集中コントローラーVM1 は電源を⼊れると、⾃動的にシステムが稼働します。最初は結線されているファンの状況を確認してコントローラー内部の設定・ファンの認識を２分程⾏います。その間ファンユニットは稼働しませ※その間は誤認識の恐れがあるため、触らないでくださ 集中コントローラーVM1 の各部名
モード選択ボタン

モードランプ

⾵量選択ボタン

電源ボタ

マスタ

⾵量ランプ

電源ランプ

マスターランプ 集中コントローラーVM1 の機能① 換気ファンの給排気制御② 換気ファンの回転制御③ 湿度センサー内蔵による連動運転④ フィルター交換時期の表⽰

 運転モードの切り替え
集中コントローラーVM1 では、モード選択ボタンて 運転することができます。

を押すことで、4 つのモードに切り替え

通常運転モード

留守番モードナイトパージモード

湿度監視モード

左側が点灯します

右側が点灯します

両方が点灯します

両方が消灯します※ 機能の詳細はＰ8 の「各運転モードの詳細」をご参照ください。
 ⾵量の設定
集中コントローラーVM1 では、⾵量選択ボタンを押すことで、5 段階の⾵量に切り替えて運転することができます。 各⾵量に応じてボタン周りの LED ランプが点灯し、左下が最も少なく、 右上が最も多くなります。

5 多
41
少23

コントローラーのその他の設定※ この「その他の設定」で説明しています取扱い⽅法は、現在お使いいただいています最適な換気を害する場合があります。必ず、販売代理店や施⼯店にご相談の上、設定の変更をお願いいたします。
• 各ファンの設定（作動の停⽌）
コントローラーVM1 では、各ファンの作動・停⽌を指定してお使いいただくことが可能です。
※ 必要換気量が不⾜し、熱交換効率にも影響が出ます。
① ON/OFF ボタン

を 7 秒⻑押し。（⻑押しの後、マスターランプが点灯します。）② 図 1 のように、点滅・点灯している箇所が左よりファンの S1〜S6 を⽰します。
設定を⾏える個所は点滅表⽰です。
③ モード選択ボタンを押すことで、設定を⾏える箇所が移動します。(カーソル移動)④ 再度、 ON/OFF ボタを押すことで、点滅が弱点滅へと切り替わり、ファンを停⽌することができます。(作動・停⽌の命令)※ ・点滅 ⇒ 作動 ・弱点滅 ⇒ 停⽌
⑤ 設定が終了したら操作をせず、放置してください。⾃動的に通常の運転へと切り替わります。
図①

図②点滅

点灯

弱点灯

消灯

• 奇数台運転時の動作選択 コントローラーVM1 では PEJ スーパー換気シリーズを奇数台でお使いいただいている場合に、休⽌ロー テーション運転でご利⽤いただくか、全台運転でご利⽤いただくか選択することが可能です。
① ON/OFF ボタン② ⾵量ボタンを 7 秒⻑押し。（⻑押しの後、マスターランプが点灯します。）
を 3 秒⻑押し。（⻑押しの後、⾵量ランプの⾵量 5 が点灯します。）※ ⾵量ランプの⾵量 5・消灯 ⇒ 休⽌ローテーション運転・点灯 ⇒ 全台運転

③ 設定が終了したらボタンを何も押さず、放置してください。⾃動的に通常の運転へと切り替わります。
• 休⽌ローテーション運転とは PEJ スーパー換気シリーズを奇数台でお使いいただいている場合に、その中の 1 台のファンが 70 秒間休⽌することで、 PEJ スーパー換気シリーズを偶数台で運転します。
休⽌するファンは 70 秒 ごとに S1 から S6 へ順番にローテーションを⾏うことで、設置した空間全体をカバーします。
※ 電源を⼊れていただいたときに設定されています。
• 全台運転とはPEJ スーパー換気シリーズを奇数台でお使いいただいている場合に、ファンを 1 台も休⽌させることなくご利⽤いただけます。
※ ファンの給排気のバランスが崩れますので、熱交換率や換気量などに影響が出ます。

アフターメンテナンス

11

12

クリーニング⽅法
PEJ スーパー換気シリーズは、⽔洗い等の簡単なメンテナンスのみでご使⽤頂けます。防塵フィルター、蓄熱エレメント、換気ファンを定期的クリーニングして下さい。

※クリーニング作業の前にコントロ ーラーの電源を落とし、換気⽤の電源ブレ ーカーを落として下さい。
 防塵フィルターのクリーニング
フィルターのお⼿⼊れは、2〜3 か⽉に⼀度を⽬安にして⾏って下さい。コントローラーにも稼働時間（3960 時間）によりお⼿⼊れのサインを出す機能がございます。※詳しくは下記をご参照ください。 防塵フィルターは洗浄し繰り返し使⽤することが出来ます。
⼿順① 洗う前にフィルターを室内カバーから外して下さい。

室内カバー①を外す

室内カバー②を外す

防塵フィルターを外す② まず掃除機などで表⾯に付着した埃を落とし、お湯で⼿もみ洗いして下さい。
※ベタツキ、汚れ、臭いが⽬⽴つ場合、中性洗剤を使⽤して下さい。
③ 再度取り付ける前にフィルターを完全に乾かして下さい。
※汚れが付着することがあるので他の物と⼀緒に洗わないで下さい。
交換⽤の防塵フィルターの注⽂は PEJ の代理店か弊社の HP をご覧ください。www.passivenergie.co.jp
 フィルター交換のサインと解除⽅法 PEJ スーパー換気シリーズをお使いいただいてから、約 3960 時間後にフィルター交換の表⽰がコント ローラーに、下記図①と図②を交互に表⽰することでフィルター交換時期のサインを表⽰されます。

およそ 3 秒間に 1 回、右図のような表⽰が現れます。
※ 図①は熱回収モードを⾵量③でご使⽤いただいていた場合です。
※ 図②の弱点滅する箇所は、ご使⽤いただいている台数や接続ターミナルによって違いがあります。 詳しくは、施⼯会社様までご連絡ください。

点灯・点滅表⽰例点滅

点灯

3 回点滅する。

弱点灯消灯

 フィルター交換表⽰の解除⽅法
フィルター交換の表⽰がされているときに、ON/OFF ボタを約 15 秒間⻑押しすることン 換気ファンの累積時間をリセットすることができます。
約 15 秒の⻑押しの後にボタンを離していただきますと、リセットが出来ます13

クリーニング⽅法
 蓄熱エレメントのクリーニング 蓄熱エレメントのセラミックスの汚れを年に 1 度のペースで確認して下さい。中の埃は掃除機で吸い込ん で下さい。それでも取り除くことができない場合は、お湯を使⽤して洗浄して下さい。なお⾼温の洗いも 可能です。セラミックスの廻りのスポンジ材は 125℃まで耐熱性があります。
⼿順① クリーニング作業の前にコントローラーの ON/OFF ボタン落として下さい。

を押して、必ず換気システムの電源を② 室内カバー、防塵フィルターを取り外して下さい。
③ 換気ファンからコネクターを外し、スリーブから抜き出して下さい。

ＡＢ（コネクターの外し⽅） Ａの部分を摘み、Ｂの⽅向に引っ張ると 簡単に外れます。
④ ワイヤーを引っ張りスリーブから蓄熱エレメントを抜き出して下さい。
※ PEJ スーパー換気「silent せせらぎ」をお使いのお客様は、④と⑤の⼿順が逆になります。

Ａ⑤ 下の写真のようにバケツにお湯をため、蓄熱エレメントをそのまま洗います。
※ 右図はシンクで洗う場合のイメージ図です。
※ 取っ⼿のワイヤーは外れる可能性があります。 思い切り振りきらないようにしてください。

⑥ 洗った蓄熱エレメントは直接⽇の当らない場所で乾かして下さい。
⑦ 再度設置する前にスリーブの内部を拭いてください。
⑧ 換気ファンの⽻を柔らかい布⼱で拭いて下さい。
 クリーニングが終わったら・・・
⼿順① 「せせらぎ」「silent せせらぎ」をＰ5 の図の順のように VU 管スリーブの中に収めてください。
•「せせらぎ」：蓄熱エレメント・換気ファンの順に設置し、コネクターを差し込んでください。
•「silent せせらぎ」：換気ファンを設置してからケーブルを VU 管スリーブの中に沿わして、蓄熱エレメントを設置し、コネクターを差し込んでください。
② 防塵フィルターをセットし、室内カバー②・室内カバー①の順に取り付けてください。

14

トラブルシューティング 換気ファンが稼働しない≪確認ポイント！≫• ケーブルは正しく接続されているか。
• 換気ファンに異物が挟まれてないか。
※ 電源の異常（雷等）で PEJ スーパー換気「せせらぎ」のコントローラーが停⽌する場合があります。
再起動する為換気システムが繋がっている電源ブレーカーを落としてまた⼊れ直して下さい。
• コントローラーが「留守モード」「湿度監視モード」に設定されていないか。

 給気した空気が冷たい≪確認ポイント！≫• ナイトパージモードが付いているか。
• 蓄熱エレメント、防塵フィルターの乾きが⾜りない。

 稼働⾳が⼤きい≪確認ポイント！≫• 換気ファンは正しくまっすぐにスリーブに設置されているか。
• 換気ファンの⽻が汚れていないか。

※ 問い合わせは PEJ スーパー換気「せせらぎ」の販売代理店までお願いいたします。
（連絡先は保証書に記載しております。）

故障かな？と思ったら

15

16

故障かな？と思ったら※ 別紙、PEJ スーパー換気「せせらぎ」「silent せせらぎ」施⼯要領書をあわせてご参照ください。
コントローラーが動かない。（ランプが点灯・点滅しない）
A) ON/OFF ボタンを強めに１秒押してください。(→電源を⼊れる。)
B) ブレーカーなどの主電源が通電されているか確認してください。
C) コントローラーまでの主電源配線が断線していないか確認してください。
コントローラーが動かない。 （Master ランプが点灯している）A) コントローラーがファンを認識に時間がかかります。
２分間ほど触らずに置いておいてください。
B) ブレーカー等の主電源を落とし（無通電状態）、コントローラーから主電源配線を取り外し、再度結線をした後に通電してください。
※ 通電後は２分間はコントローラーに触れないでください。
※ 通電後にファンの取り外しを⾏わないでください。
ファンが動かない。
A) 配線⽅法を確認してください。
（PEJ スーパー換気シリーズはコントローラー集中配線です。）
B) ファンのコネクター部の結線・配線を確認してください。
C) コントローラーのコネクター部の結線・配線を確認してください。
D) ファンまでの配線が断線していないか確認してください。
E)

配線状況をコントローラーで確認してください。(詳細→本書 P10)
I. ON/OFF ボタンを ON の状態で、 マスターランプが点灯するまで押し続ける。
II. 下図①のようになっていれば、接続されています。
※接続されていない・配線ミスの箇所は消灯します。
F) 下図①の点灯しているランプのうち、下図②の弱点灯している場合はモード選択ボタンで点滅を弱点灯まで移動させ、ON/OFF ボタンを押すことで通常点滅に切り代わります。

※ P10「コントローラーのその他の設定」を合わせて参照ください。
PEJ スーパー換気シリーズを奇数台設置しているのにファンが全台稼働してしまう。
設定の変更をしてください。 (詳細→本書 P10 下段)
I. 「ON/OFF」ボタンを ON の状態で、 Master ランプが点灯するまで押し続ける。
II. 下図③の状態のとき、⾵量ボタンを１秒間押してください。
III. ⾵量ランプの⾵量５が消灯したのを確認してください。
IV. 設定は⾃動的に解除されます。ファンが運転するまで、そのまま放置してください。
上記で問題が解決されなかった。
保証書に記載あります代理店様までご連絡ください。
図①

図②点滅

点灯

弱点灯

図④
図③

S1 S2 S3 S4 S5

S6消灯全熱交換換気システム
ＰＥＪスーパー換気シリーズ「せせらぎ」「silent せせらぎ」
取扱説明書 発⾏：
2015 年 5⽉

パッシブエネルギージャパン株式会社
PassivEnergieJapan Inc.
〒140-0001
Tel
Fax
e-mailURL

東京都品川区北品川３－６－１３::::

営業時間 ： 平⽇

03-6433-2831
03-6433-2839
info@PassivEnergie.co.jp
www. PassivEnergie.co.jp
9：00〜18：00