ACVATIX™

バルブアクチュエーター
SAX..

20 mm ストローク、推力 800 N
●
●
●
●
●
●
●

CE1N4501en
2020-11-26

SAX31.. 電源 AC 230 V 、 3 位置（フローティング）制御用
SAX61.. 電源 AC/DC 24 V 、 DC 0…10 V/4…20 mA 比例制御用
開度信号フィードバック、強制制御、流量特性選択可能
SAX61../MO 電源 AC/DC 24 V
RS-485, Modbus RTU 通信機能付き
SAX81.. 電源 AC/DC 24 V 、 3 位置（フローティング）制御用
バルブ直結取付け、調整不要
手動ハンドル、開度指示および状態表示 LED 付き
アクセサリー：補助スイッチ、ポテンショメーター、機能モジュール、ステムヒーター

アーチバック㈱用途
シーメンス製、20 mm ストロークの 2 方弁/3 方弁、型式 V..F21.., V..F22.., V..F31..,
V..F32.., V..F40.., V..F41.., V..F42.., V..F52..,および V..F53..と共に使用し空調換気システムの冷温水制御に使用します。

機能機能
3 位置制御説明

型式

3 位置信号は、接続端子 Y1 または Y2 を介してアクチュエーターを制御し、バルブを入力に応じた位置で制御します。

比例制御

SAX31..,SAX81..

比例信号は、無段階のモーター制御が可能で、入力信号（DC 0 ...10 V / DC 4 ...20 mA / 0 ...1000Ω）に応じて、バルブ開度（閉...開又は 0…100％ストローク）を比例制御します。

流量特性および設定は DIL スイッチでおこないます

制御信号

出荷時設定：全ての DIL スイッチ＝OFFSAX61..

● 流量特性：log =イコールパーセント（スイッチ OFF）
● 制御信号：DC 0 ... 10 V（スイッチ OFF）
開度フィードバック信号 U

バルブ開度のフィードバック信号を出力します。

強制制御

強制制御は、自動モードのオーバーライド制御用で、バルブを強制的に開閉することが可能です。

(Z-モード)キャリブレーション

初期試運転中に実行します。アクチュエーターは、全開および全閉の位置を検出し、その位置を内部メモリーに記憶します。

バルブシート検出

アクチュエーターには、出力に応じて動作するシート検出機能がSAX61..,SAX61../MOあります。 キャリブレーション後、正確なバルブストロークをアクチュエーターのメモリーに記憶します。
バルブ内異物検出

バルブ内の異物を検出すると、それを取り除くための動作を 3 回試
みます。異物が取り除けない場合は、アクチュエーターは制限された範囲内で制御信号に応じた動作となり、LED が赤く点滅します。

Modbus RTU (RS-485)通信 設定値
絶縁無し：0..100％

バルブ開度の実際値 ：0 ... 100％
強制制御：開 / 閉 / 最小 / 最大 / 停止

SAX61../MO

設定値監視およびバックアップ

2
アーチバック㈱CE1N4501en
2020-11-26

タイプ
型式

ストック番号

ストローク

推力

電源

制御信号

動作

LED

手動時間
SAX31.00 1)

S55150-A105

SAX31.03 1)

S55150-A106

AC 230 V

3 位置

S55150-A100DC ...10 V

SAX61.03U 2)

S55150-A100-A100

DC 4...20 mA
20 mm

800 N

SAX81.002)

SAX81.032)

SAX81.03U 2)

AC 24 VDC 24 V

S55150-A102

0...1000 Ω（フローティング）S55150-A103-A100

30 s1)

認証済み : CE2)

認証済み : CE, UL

3)手動開閉用（連続の手動運転は不可：設計範囲外！）

4)

開度出力、強制制御および流量特性変更が可能

5)

開度出力、強制制御付加機能
3)

--有り

4)

有り
押回し固定

Modbus RTU
3 位置

S55150-A103

120 s（フローティング）SAX61.03 2)

SAX61.03/MO 2) S55150-A140

ハンドル5)

可能

120 s
-30 s

-

出荷時
アクチュエーター、バルブ、アクセサリーは、それぞれ別梱包で出荷されます。
アクセサリー / スペアパーツ電気部品（別売）
アクチュエーター

補助スイッチ

ポテンショメーター

ファンクションモジュール

ステムヒーター型式

ASC10.51

ASZ7.5

AZX61.1

ASZ6.6

計 2 個まで
SAX31..
SAX61..
SAX61../MO

計 2 個まで

SAX81..

1個

--

1個

1個1個

-

機械部品（別売）
型式

防雨カバー
ASK39.1 1)
S55845-Z109

ストック番号

オーダー ( 例 )アーチバック㈱型式

ストック番号説明

数量

SAX81.03

S55150-A103

アクチュエーター

1

ASZ7.5

S55845-Z106

ポテンショメーター1

3
CE1N4501en
2020-11-26

スペアパーツ（別売）
型式 / ストック番号
ハウジングカバー

ステム固定ビス

U ブラケット

8000060843

機器組合せ
2 方弁 VV.. (制御弁 または シャットオフ弁)
型式

接続

VVF21..
VVF22..
VVF31..
VVF32..

DN

PN

kvs

口径耐圧

[m3/h]

25...80

6

2.5...100
フランジ

15...80

10

VVF40..
VVF41..
VVG41..

1.9...10050
ネジ

15...5016

N4402
N4330

19 / 31N4340

0.63...40

N4363

1.6...100

VVF42..K

50...80

40...100

VVF53..

15...40
15...5025N4320

1.9...100

15...80
フランジ

N4310
N4401

1.6...100

VVF42..
VVF52..

データシートN4403

0.16...25

N4373

0.16...40

N4405

データシート3 方弁 VX.. (制御弁 "混合" または "分流")型式

接続

VXF21..
VXF22..
VXF31..
VXF32..

DN

PN

kvs

口径

耐圧

[m3/h]

25...80

6

2.5...100
フランジ

15...80

10

VXF40..
VXF41..
VXG41..
VXF42..
VXF53..

4アーチバック㈱1.9...100

15...80
ネジ
フランジ

15...50

1615...80
15...50

25

N4410
N4401
N4420

1.6...100

N4402

1.9...100

N4430

1.9...31

N4440

1.6...40

N4463

1.6...100

N4403

1.6...40

N4405

CE1N4501en
2020-11-26

関連資料
タイトル

説明資料 ID

SAX.., SAY.., SAV.., SAL..

ベーシック資料（詳細）：CE1P4040en

バルブアクチュエーター

詳細説明書、Modbus タイプアクチュエーター含む
20/40mm ストロークバルブおよびロータリー / バタフライバルブ用アクチュエーターについて説明

バルブアクチュエーター

データシート： SAX..

CE1N4501

バルブアクチュエーター

データシート：A6V101037195

SA.., Modbus RTU

Modbus タイプ通信プロファイル

SAX..

取扱説明書

取付要領書：

G..161../MO および S..6/MO

Modbus タイプアクチュエーター

A5W00027551

関連資料その他 CE （ EU ）宣言書などのオリジナル版を下記からダウンロードが可能です。
http://siemens.com/bt/download

注意
安全のために注意
国内安全規定の順守
国内の安全規定を順守しないと、けがや物的損害が発生する可能性があります。
 国内の規定を順守し、適切な安全作業を行ってください。

警告
高温のアクチュエーターブラケットによる火傷の危険有り
暖房高温水に使用するアクチュエーターは、動作中にバルブ部分と接触しているためブラケット部が熱くなることがあります。
温水温度によっては、ブラケット部の温度が 100°C に達することもあるため絶対に直接触れないでください。
アクチュエーターを点検する場合：● ポンプと動作電圧の両方をオフにする。
● メイン配管の仕切弁を閉じる。
● 配管の冷却を待つ。

アーチバック㈱5
CE1N4501en
2020-11-26

エンジニアリングの注意
SAX31.. / SAX81..
3 位置アクチュエーターは、コントローラーから制御する必要があります。
配線例を参照してください [➙ P15]
SAX61..
定格 1 mA のコントローラー出力容量で、最大 10 台の比例式アクチュエーターを並列運転できます。アクチュエーターの入力インピーダンスは 100kΩ です。
SAX61../MO
Modbus コンバーターは、0...10 V のアナログ制御用に設計されています。
アクチュエーターのアナログ信号設定はそのままにしてください（スイッチ 1 を OFF）。
設定変更はできません！

アクチュエーターの流量特性は工場出荷時、イコール％に設定されています。
DIL スイッチ(特性設定用)は "log" (スイッチ 2：OFF)に設定されています。

ASZ7.5
ポテンショメーターを使用する場合、 3 線接続の分圧器として使用してください。
2 線式で使用し、ワイパーを介して直接ポテンショメーターに電力を供給するとポテンショメーターの寿命が短くなる恐れがあります。
その場合、信号電圧のピークが頻繁であると、製品の寿命に特に影響を与えます。

6
アーチバック㈱CE1N4501en
2020-11-26

取付け取付け方向
室内

屋外 1) 2)

1)

屋外では、IP54 の保護等級を維持するために、防雨カバー ASK39.1 を使用してください。

2)

SAX61../MO タイプは屋外で使用できません。

メンテナンス
アクチュエーターは基本的にメンテナンスフリーです。

廃棄
アクチュエーターは、電気、電子部品を含み一般ごみと一緒に廃棄することはできません。
● 専門の廃棄業者に依頼して廃棄してください。
● 地域の条例に基づき、正しく廃棄してください。

保証
本製品の保証は、P4「機器組合せ」にある、シーメンス製バルブと組合わせて使用する場合のみ有効となります。

アーチバック㈱7
CE1N4501en
2020-11-26

技術データ電源
電圧
SAX31..

AC 230 V ±15%

SAX61..

AC 24 V ± 20 % / DC 24 V +20 % / -15 %（SELV/PELV）

SAX81..

45...65 Hz

周波数
外部保護回路（推奨）●ヒューズ： 6...10 A スローブロー●

ブレーカー： max. 13 A,特性 B, C, D (EN 60898)●

パワーサプライ： max. 10 A リミット付き

消費電力 50 Hz
SAX31.00

動作時電流代表値

3.5 VA / 2 W

SAX31.03

ステム

6 VA / 3.5 W

SAX61.03..

収縮 / 伸長8 VA / 3.75 W

SAX61.03/MO

8.7 VA / 4.25 W

SAX81.00

3.5 VA / 2.25 W

SAX81.03..

5 VA / 3.75 W

1)(3 位置式)SAX31..

2.3 A

SAX81..

4.5 A

運転データ
ランタイム (定格ストローク)

タイプ参照 [➙ P3]

SAX31.00, SAX81.00
SAX31.03, SAX61.03.., SAX81.03..

120 s
30 s
800 N

推力20 mm

定格ストローク
キャリブレーション時のストローク
作動レンジ
流体許容温度 (バルブ組込み時)

8...23 mm-25...130 °C

入力信号
制御信号 ”Y”
SAX31.., SAX81..
SAX31..
SAX81..

電源

3 位置（フローティング）制御
AC 230 V ±15%AC 24 V ± 20% / DC 24 V + 20% / - 15%

SAX61..
DC 0...10 V
DC 4...20 mA

8
アーチバック㈱消費電流≤ 0.1 mA

入力インピーダンス≥100 kΩ

消費電流

DC 4...20 mA ± 1%

入力インピーダンス≤ 500 kΩCE1N4501en
2020-11-26

SAX61../MO 通信機能付き
通信プロトコル
Modbus RTU

RS-485, 絶縁無し

ノード数

Max. 32

アドレス数

1...247 / 255
初期値

255

初期値

1-8-E-1

1-8-E-1 / 1-8-O-1 / 1-8-N-1 / 1-8-N-2

伝送フォーマット
ボーレート (k ボー)

Auto / 9.6 / 19.2 / 38.4 / 57.6 / 76.8 / 115.2
Auto初期値

120 Ω 電子回路で接続可能

終端抵抗Off

初期値

並列運転
SAX61..

≤ 10 台 (調節器の出力容量による)強制運転
Z 端子入力SAX61..

R = 0...1000 Ω, G, G0
R = 0...1000 Ω

抵抗値 R に応じて開度維持

Z- G 間全開 100 % 2)

Z - G0 間

短絡
短絡電圧
消費電流

0 % 2)

全閉

Max. AC 24 V ± 20 %Max. DC 24 V +20% / -15%
≤ 0.1 mA

開度フィードバック
出力端子 USAX61..

DC 0...10 V
負荷インピーダンス> 10 kΩ

負荷電流Max. 1 mA

接続ケーブル
0.13...1.5 mm2, AWG 24...16 3)

サイズ
配線口
SAX..

EU:

SAX..U●2 x ∅ 20.5 mm (M20 用)●

1 x ∅ 25.5 mm (M25 用)US:●3 x ∅ 21.5 mm, ½" チューブ用

SAX61../MO

アーチバック㈱付属ケーブル0.9 m

配線数

5 x 0.75 mm2

9CE1N4501en
2020-11-26

保護クラスハウジング保護等級（垂直～水平）IP 54, EN 60529 4)

絶縁保護

EN 60730
SAX31..
SAX61..
SAX81..

AC 230 V

II

AC / DC 24 V

III

周囲条件
IEC 60721-3-3

運転時

クラス 3K5

気象条件
設置場所

室内 (タイプにより屋外可能) 4)

温度, 一般-5...<55 °C

湿度 (結露無し)

5...95 % r.h.
IEC 60721-3-2

輸送時

クラス 2K3

気象条件
温度-25...70 °C

湿度

5...95 % r.h.
IEC 60721-3-1

保管時

クラス 1K3

気象条件
温度-15...55 °C

湿度

5...95 % r.h.
130 °C

流体許容温度（バルブ組込み時）

適合規格
製品規格

EN 60730-x

EMC (使用環境)

住居、商業 および 工業環境

EU 適合 (CE)

CE1T4501X1 5)

RCM 適合CE1T4515X4 5)

EAC 適合ユーラシア適合、 SAX.. 全機種

UL, cULAC 230 V-AC / DC 24 V

UL 873 http://ul.com/database; ファイル番号 E35198

環境両立性
環境製品宣言書 71 7331 0559 5) 並びに A6V101083254 5) に記載：
環境に優しい製品の設計とテスト（RoHS 準拠、材料組成、包装、環境上の利点、廃棄）に関するデータを含む

寸法
寸法参照 [➙ P17]

10アーチバック㈱CE1N4501en
2020-11-26

アクセサリーポテンショメーター ASZ7.56）

補助スイッチ、 ASC10.516）

0...1000 Ω ± 5 %電圧

DC 10 V

消費電流

<4 mA

接点容量

AC 24…230 V, 6 (2) A, 無電圧接点

電源保護回路（推奨）UL, cUL
ステムヒーター ASZ6.6●

ヒューズ： 6...10 A スローブロー●

ブレーカー： max. 13 A, 特性 B, C, D, EN 60898●

パワーサプライ： max. 10 A リミット付き

AC 24 V クラス 2, 5 A , 一般仕様
電圧

AC/DC 24 V ± 20 %.

消費電力

50 VA, 30 W

スイッチオン電流

Max. 8.5 A (温度上限 85 °C)(コールド)
1)

正弦波実効値（ RMS）定格電圧にて2)DIL スイッチによる動作方向設定による

3)

AWG = アメリカンワイヤーゲージ

4)

屋外で使用の場合、防雨カバーASK39.1 が必要（IP 54）
但し、SAX61../MO タイプは屋外使用不可

5)オリジナル資料ダウンロードサイトは、 http://www.siemens.com/bt/download

6)

UL-認証済み

アーチバック㈱11
CE1N4501en
2020-11-26

配線図
内部配線図
SAX31..
アクセサリーB

および / またはA
1 x ASC10.51

1 x ASC10.51

or
1 x ASZ7.5/..

SAX61..
アクセサリーB

および / またはA

SAX61..

1 x ASC10.51

1 x ASC10.51

SAX61../MO

12
アーチバック㈱CE1N4501en
2020-11-26

SAX81..
アクセサリーB

および / またはA
1 x ASC10.51

1 x ASC10.51

or
1 x ASZ7.5/..

アーチバック㈱13
CE1N4501en
2020-11-26

接続端子
SAX31..
AC 230 V

3 位置（フローティング）制御

システムニュートラル (SN)
制御信号 (ステム下降)
制御信号 (ステム上昇)

SAX61..
AC / DC 24 V

D 0...10 V
4...20 mA
0...1000

システムニュートラル (SN)
システムポテンシャル (SP)
制御信号 DC 0…10 V / 4…20 mA
計測ニュートラル
開度フィードバック信号 DC 0...10 V (マイナスラインは M：ニュートラル)
強制制御信号

SAX61../MO
AC / DC 24 V

Modbus RTU 配線ケーブル

システムニュートラル(SN)黒システムポテンシャル(SP) AC 24 V / DC 24 V

赤リファレンスライン(Modbus RTU)

紫通信ライン + (Modbus RTU)

灰通信ライン - (Modbus RTU)

桃

SAX81..
AC / DC 24 V

3 位置（フローティング）制御

システムポテンシャル (SP)
制御信号 (ステム下降)
制御信号 (ステム上昇)

14アーチバック㈱CE1N4501en
2020-11-26

配線例
SAX31..

A

アクチュエーター

L

電源ライン電圧N

電源ニュートラル

N1

調節器

Y1, Y23 位置 (フローティング) 信号

SAX61..

A

アクチュエーター

F2

凍結防止サーモ：1 – 2 凍結運転時 ON (強制開)1 – 3 通常制御時 ON

F3アーチバック㈱サーモスタット(1－2 ON で強制閉)

F4

凍結防止装置 0…1000 ΩM

計測ニュートラル

N1調節器

SN

システムニュートラル

SP

システムポテンシャル AC/DC 24 V

U

開度フィードバック出力

Y

制御信号

Z

強制制御入力15
CE1N4501en
2020-11-26

SAX61../MOA

アクチュエーター

N1

調節器

G

システムポテンシャル AC/DC 24 V

G0

システムニュートラル

REF

リファレンスライン (Modbus RTU)

+通信ライン + (Modbus RTU)-

通信ライン - (Modbus RTU)

SAX81..

A

16
アーチバック㈱アクチュエーター

N1

調節器

SN

システムニュートラル

SP

システムポテンシャル

Y1, Y23 位置 (フローティング) 信号

CE1N4501en
2020-11-26寸法 (mm)
アクチュエーター

A

型式

B

C

C1

C2

D

E[mm]
SAX..(U )1)

SAX61../MO

2)

ASK39.1 使用(SAX..U 1))

アーチバック㈱

242

124

150

6882267154

300

200

100[kg]80100100-1)

SAX..U: ½" 配線プリカ使用時 (∅ 21.5 mm) 、 1,850 kg / 2,080 kg（ASK39.1 使用時）

2)

専用ケーブル付き（左側配線口を使用済み）

200

1,780
1,930
2,010

17
CE1N4501en
2020-11-26

外部 Modbus コンバーター

アクチュエーター

Dimensions in mm

X

型式

SAX61../MO1)

18
アーチバック㈱[mm][kg]

2500.15 1)

合計質量に含む

CE1N4501en
2020-11-26

バージョン型式

有効バージョン（本仕様書適合）SAX31.00..H

SAX31.03..H

SAX61.03..I

SAX61.03/MO..I

SAX81.00..I

SAX81.03..I

本社 〒211-0012
神奈川県川崎市中原区中丸⼦ 174 番地 平山ファインテクノ 2 階
TEL: 044-455-9111（代）FAX: 044-455-1050
札幌営業所 〒003-0027
札幌市白石区本通 19 丁目北 1 番 86 号

アーチバック株式会社

URL: www.archvac.co.jp/

東テク北海道株式会社 本社ビル内
TEL: 011-799-1946 FAX: 011-799-1947

2022-08 版
記載内容はお断り無く変更する場合が有ります。
19
CE1N4501en
2020-11-26

アーチバック㈱資料 ID

CE1N4501en

オリジナル編集2020-11-26