*8A4690000010*
8A4690000010

取扱説明書

V2H蓄電システム
多機能パワーコンディショナ
品番

このたびは多機能パワーコンディショナをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
■ 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
■ ご使用前に「安全上のご注意」（4、5 ページ）を必ずお読みください。
■ この取扱説明書は大切に保管してください。
⁃ この商品を利用できるのは日本国内のみで、国外では使用できません。
This equipment is designed for domestic use in Japan
only and cannot be used in any other countries.

PCP60S1

目的に合わせて素早く探す
リモコン画面の見かたを知りたい

表示について運転のしかたを知りたい

はじめてお使いになるときは

停電時に自立運転に切り換えたい

自立運転について点検コードが表示された

こんなときは

14 ページ
26 ページ32 ページ60 ページ

施工説明書別添付F-1909

自分らしい暮らしへのアップデートをサポート
多機能パワーコンディショナと蓄電池部、V2Hスタンドが分かれており、組み合わせることでシステム変更が可能です。ライフステージの変化に合わせた自分らしい暮らしへのアップデートをサポートします。

太陽光パワーコンディショナ

つくる

かしこく使う電力会社

ネットリモコン

外部機器（AiSEGなど）

パワーコンディショナ
リンクユニット※1

多機能パワーコンディショナ

はしる・ためる

ためる

蓄電池用コンバータ

リチウムイオン
蓄電池ユニットV2H スタンド

蓄電池部※ 1 パワーコンディショナリンクユニットはリンクユニットと表示しています。

ライフスタイルなどに合わせて、自動運転モードを設定できます。（19 ページ）

自家消費モード
自家消費モード（充電時間設定あり） （充電時間設定なし）

2

タイマーモード

20 ページ22 ページ24 ページ· 太陽光の電力は自家消費したい· 固定価格買取期間は終了· 太陽光の電力は自家消費したい· 時間帯別電気料金は未契約· 余剰電力はなるべく売電したい· 夜間（深夜）電力契約中

■本書の見かた

蓄電池あり

蓄電池なし

多機能パワーコンディショナのみ設置
のお客様
蓄電池なし

安全上のご注意

4

使用上のお願い

6

システム構成とはたらき

10

各部の名前

12

表示について

14

運転モード

19

自家消費モード（充電時間設定あり） 20
自家消費モード（充電時間設定なし） 22
24

はじめてお使いになるときは26

システムの運転27

自立運転について

28

自立運転の操作32

すぐに蓄電池に充電したい

34

設定・確認のしかた

36

色々な使いかたタイマーモード

基本の使いかた

蓄電池用コンバータも設置のお客様

もくじ
はじめに

各構成機器の仕様やお手入れ方法の詳細は、各構成機器に同梱されている取扱説明書をご確認ください。
お客様の設置状況に応じて、該当ページをご覧
ください。

蓄電池あり
ファームウェアアップデートについて 56
システムを停止したい＜維持充電＞ 57

V2Hスタンドを構成されているお客様はV2Hスタンド同梱の取扱説明書をご確認ください。

運転を再開したい＜再開＞

58

AiSEG2 を接続している場合

59

パワーアップ充電について

59

点検コードが表示されたとき

60

よくあるお問い合わせ64

点検停止のお知らせについて66

点検とお手入れのしかた

68

リチウムイオン蓄電池ユニットについて 70
AiSEGなどから
かしこく制御します

外部制御

補助金申請関連

72

仕様

73

お客さま相談窓口

裏表紙

17 ページ3

必要なときに

58

こんなときはV2Hスタンドも設置のお客様システムを停止したい＜停止＞安全上のご注意

よくお読みください

確実に点検を行うとともに以下のことを必ずお守りください。
⁃ 万一、注意事項に従わず使用された場合の事故や故障などについては、責任を負いかねます。
⁃ 人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。
（次は図記号の例です）■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

警告「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

してはいけない内容です。

注意「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

実行しなければならない内容です。

■取り扱いについて警告⁃ 機器のパネル類を外したり、分解、改造をしない

火災・感電・やけど・けが・故障の原因になります。

⁃ 上に乗ったり、ぶら下
がったりしない
落下して、けが・感電・故障の原因になります。

⁃ ペースメーカーなどを使用されている方は多機能パワーコンディショナや蓄電池用コンバータに近づかない

ペースメーカーに影響を与える原因になります。

⁃ 災害発生時や雷鳴時、冠水時には機器に近づかない
感電の原因になります。
冠水時は水が引いても使用しないでください。
対処はお買い上げの販売店または施工店にご相談ください。

⁃ ガソリンやベンジンなどを近くに置かない

ガソリンやベンジンなどの引火性溶剤を、機器の近くに置いたり、使用したりしないでください。
火災・故障の原因になります。

⁃ 近くで殺虫剤などの可燃性ガスを使用しない
引火し、やけどや火災の原因になります。

⁃ 近くで発熱機器および蒸気の出る機器を使用しないストーブなど発熱するもの、および炊飯器や加湿器など蒸気の出る機器を近くで使用しないでください。
漏電・火災・故障の原因になります。

⁃ 下記のようなときは、運転を停止して、住宅分電盤の太陽光発電システム連系
ブレーカをOFF（切）にする· 地震・火災などの非常時· 浸水したとき· 煙が出ていたり、異臭・異常音がするとき· 住宅分電盤の漏電遮断器が頻繁に動作するとき· 太陽電池モジュールに損傷（割れ、きず、亀裂、変形）が見られたとき· 太陽光発電システムを外す場合
そのまま運転を続けると、感電・火災の原因になります。お買い上げの販売店または施工店にご相談ください。

⁃ お手入れなどをする際は、運転を停止する
感電・やけどの原因になります。

4

注意⁃ 運転中は多機能パワーコンディショナや蓄電池用コンバータに手を触れない⁃ 上に物を置かない

火災や故障の原因になります。

はじめに

運転中は温度が上昇するため、不用意に手を触れないでください。
やけどの原因になることがあります。
特にお子様、お年寄りのいるご家庭ではお気を付けください。

⁃ 高圧洗浄機を使用したり、水をかけたりしない⁃ 機器に振動や衝撃を与えない

火災や故障の原因になります。

上に物を置かないでください。運転時の発熱で、発火し火災などの原因になります。

■自立運転を行う場合警告⁃ 自立運転時に給電されるコンセントに以下の電気機器をつながない· 全ての医療機器、防犯機器· デスクトップパソコンなどの情報機器およびその周辺機器· 灯油やガスを用いた暖房機器、および停電から復旧した
ときに、自動的に運転を開始する暖房・電熱機器· 電気ストーブ、電熱調理器具などの、高温部が露出し、かつ安全装置がない器具· その他、電源が切れると生命や財産に損害を受けるおそれのある機器
蓄電池残量が不足しているときの自立出力は、天候の状態により定格容量に達しない場合があります。
多機能パワーコンディショナの出力電力よりも、自立運転時に給電されるコンセントにつないだ電気機器の消費電力が大きいときは運転を停止します。

⁃ 自立運転時に給電されるコンセントには、自動で給電された場合に不安全となる可能性がある機器は接続しない（自動切換設定時）

注意⁃ 説明書に従って点検を実施し、多機能パワーコンディショナや自立運転時に給電されるコンセントに接続される電気機器が安全な状態であることを確認してから自立運転を開始する（手動切換設定時）⁃ 自立運転開始後に多機能パワーコンディショナや、自立運転時に給電されるコンセントに接続している電気機器から発煙、異臭や異音がした場合は、直ちに自立運転を停止する

免責事項⁃ お客様もしくは第三者が本機の使用を誤ったことにより生じた故障、不具合、またはそれらに基づく損害については、法令上の責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いません。
⁃ 本機の使用に際して接続した機器の故障などの補償や、本機の故障によって生じた本機以外の直接・間接の損害について、当社は一切その責任を負いません。
⁃ 本機の不具合など何らかの原因で、外部メディア・記録機器などに記録ができなかった場合や外部メディア・記録機器などに既に記録されていた機器内容が破損・消滅した場合など、いかなる場合においても、記録内
容の補償およびそれに付随するあらゆる損害について、当社は一切の責任を負いません。
⁃ 天候などにより発電量が少ない場合は、余剰電力による蓄電量が減り、買電量が増える場合があります。
以上、あらかじめご了承ください。

5

使用上のお願い
設置場所について多機能パワーコンディショナの前方には、点検スペースとし 多機能パワーコンディショナて 800 mm以上を確保することを推奨します。また、上下
200 mｍ以上
左右は放熱、点検のために、右図に示すスペースが必要です。
範囲内に物を置かないでください。
5 mｍ
5 mｍ
■本体の周辺は以下の状態にしてください。
⁃ 油煙・ホコリが少ない状態⁃ 腐食性ガス・液体がかからない状態

以上

以上■アマチュア無線のアンテナが近隣にあるところでは、無線機にノイズが発生するおそれがあります。
■ネットリモコンは電波の干渉による悪影響を防止するため、下記のような電波を使う機器からできるだけ離してご使用ください。

500 mｍ以上⁃ 電子レンジ、ほかの無線LAN機器、近距離無線通信を利用した機器⁃ そのほか、2.4 GHz帯の電波を使用する機器■受信障害を避けるため、ラジオ・携帯電話などは多機能パワーコンディショナの近くでご使用にならないでください。
■電気的雑音の影響を受けると困る電気機器を多機能パワーコンディショナの近くで使用しな
いでください。
電気機器の正常な動作ができなくなる原因になります。

■商用電源電力が無い場所や、日常的、定期的に長時間、高頻度の停電が発生するような場所で使用しないでください。

お知らせ■発電電力について

太陽電池モジュールの定格出力は、JIS（日本産業規格）で定められた一定の条件下で算出された数値が示されています。
実際の発電は、日射強度や周囲温度、設置された方位や角度により異なります。
したがって、晴天日であっても常に定格どおりの発電が行われているわけではありません。
晴天の日中では、定格出力の約 7 ～ 8 割の発電電力が、おおよその目安です。

■毎日の運転操作は不要です。

⁃ 一度運転を開始させると、運転モードに従い、日射量・時刻・蓄電残量などに応じて自動的に運転します。
⁃ 夜間・雨天時や蓄電池からの放電不足で、多機能パワーコンディショナの出力が足りないときは、従来どおり、商用電源（電力会社）から自動的に電力供給されます。

ご注意● 運転中に下記の音（正常動作音）が多機能パワーコンディショナからすることがありますが、異常ではありません。
・「キュー音」：朝、夕方などの日射量が少ないときに制御電源から発生する音
・「カチッ音」：運転の開始および停止のときに連系用リレーから発生する音
・「ジィージィー音」「キー音」：高周波スイッチング動作により内部機器から発生する音■停電時に機器を使用するためには自立運転の切換操作が必要です。

⁃ 自立運転を行う際は、必ずネットリモコンの切換操作を行ってください。
ただし、自立運転の切換方法を自動切換に設定した場合は、切換操作は不要です。
（電力切替ユニットなしの場合は、自立運転の切換方法を自動切換にしないでください。）
詳細は「自動/手動切換設定」（54 ページ）をご確認ください。

6

お知らせ（つづき）■充電・放電動作に切り替わりの際は時間が空くことがあります。
■ご使用者が変わる場合には、必ず取扱説明書をご確認の上、操作を行ってください。
はじめに⁃ 特に、「安全上のご注意」(4 ～ 5 ページ)「免責事項」(5 ページ)は必ずご確認願います。

無線LAN使用上のご注意●「アクセスポイント」を使ってネットリモコンを無線LANに接続する場合は、ネットワーク設定で「無線LAN」に設定してから無線LAN接続設定を行う必要があります。
（44 ページ参照）● 無線LANもしくは有線LANのどちらか 1 つの方式で通信を行うため、無線LANをご使用の場合は有線LANでは使用できません。
無線・有線が自動的に切り替わることはありません。

■使用周波数帯

無線LANで使用する周波数は、ほかの無線機器も同じ周波数帯を使用している可能性があります。
ほかの無線機器との電波干渉を防止するため、下記の「使用上の注意事項」をご確認のうえご使用ください。

■使用上の注意事項

ネットリモコンの使用周波数帯域では、電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、工場の製造ラインなどで使用される移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）、ならびにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。
1. ネットリモコンを使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局ならびにアマチュ
ア無線局が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、ネットリモコンから移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、すみやかに場所を変更するか、または電波の使用を停止したうえ、お客さま相談窓口にご連絡いただき、混信回避のための対処など（たとえば、パーティションの設置など）についてご相談ください。
3. そのほか、ネットリモコンから移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きた場合は、お客さま相談窓口へお問い合わせください。

■周波数表示の見かた（ネットリモコン裏面のモデル銘板に記載）
変調方式がDS-SSとOFDM
2.4 GHz帯を使用

電波与干渉距離40 m以下

2.4DS/OF 4

2.4 GHzの帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味する■機器認定

内蔵無線LANは、電波法に基づく技術基準適合証明を受けていますので、無線局の免許は不要です。
ただし、内蔵無線LANを分解・改造することは、電波法で禁止されています。

7

使用上のお願い（つづき）
無線LAN使用上のご注意（つづき）■使用制限⁃ 日本国内でのみ使用できます。
⁃ すべての使用環境で無線LAN接続が使用できることを保証するものではありません。
⁃ 無線通信時に発生したデータおよび情報の漏えいについて、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじ
めご了承ください。

■IEEE802.11b/g/n対応のアクセスポイントをお選びください。
〈推奨のアクセスポイント・中継機〉⁃（株）バッファロー製 WSR-2533DHP3■通信内容の傍受、不正利用、なりすましなどを防止するために、適切なセキュリティ設定（暗号化設定）を行ってください。
アクセスポイントの認証・暗号化設定は、暗号化なし以外の設定を推奨します。
詳しくはアクセスポイントの説明書を参照してください。

■アクセスポイントのセキュリティ設定は、お客様ご自身の判断で行ってください。

アクセスポイントのセキュリティ設定により発生した障害に関して、当社では責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
また、無線LANの設定・使用方法などに関するお問い合わせには、当社ではお答えできません。
（アクセスポイントのセキュリティ設定によっては、ネットリモコンと接続できない場合があります。）■当社では、ネットワークセキュリティに関する技術情報についてお答えできません。
■ネットリモコンは電波の干渉による悪影響を防止するため、下記のような電波を使う機器からはできるだけ離してご使用ください。
⁃ 電子レンジ、ほかの無線LAN機器、近距離無線通信を利用した機器⁃ そのほか、2.4 GHzの電波を使用する機器■回線業者やプロバイダーとの契約をご確認のうえ、指定された製品を使って、接続や設定を行ってください。

⁃ 接続する機器の説明書も参照してください。
⁃ 契約により、ネットリモコンやパソコンなどの端末を複数台接続できない場合や、追加料金が必要な場合があります。
⁃ 使用する機器や接続環境などによっては、正常に動作しないことがあります。
⁃ ネットリモコンは公衆無線LANへの接続には対応しておりません。
機器登録時や会員登録時のパスワードが第三者に知られた場合、不正に利用される可能性があります。
パスワードはお客様ご自身の責任で管理してください。
当社では不正利用された場合の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。

8

無線LAN製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意
無線LAN製品のセキュリティに関する設定を行っていない場合、以下のようなセキュリティ問題が発生する可能性があります。

■通信内容を盗み見られる

はじめに

悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、ID、パスワード、通信画像やEメールなどの通信内容を盗み見られる可能性があります。

■不正に侵入される

悪意ある第三者が、無断で個人のネットワークへアクセスし、⁃ 個人情報や機密情報を取り出す（情報漏えい）⁃ 特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す（なりすまし）⁃ 傍受した通信内容を書き換えて発信する（改ざん）⁃ コンピューターウイルスなどを流しデータやシステムを破壊する（破壊）などの行為をされてしまう可能性があります。
上記セキュリティ問題が発生する可能性を少なくするためには、お客様が無線LAN製品をご使用になる前に、必ず無線LAN製品のセキュリティに関する設定を無線LAN製品の説明書にしたがって行ってください。
本件のために生じた損害について、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

インターネット接続に関するご注意
ネットリモコンで取り扱っているデータがインターネット経由で第三者からアクセスされることを防止するため、ネットリモコンを含むHEMS機器をインターネット接続する場合は、必ず以下の点にご注意ください。
※インターネットから宅内へ接続される場合は、ルーターを経由してください。その際、不正な外部からの指示や機器を不正に操作されないように、ルーターのセキュリティやパスワードを適切に設定してください。詳しくはルーターの取扱説明書を参照のうえ、ご不明な点は各機器メーカーへお問い合わせください。
⁃ ネットリモコンのインターネット接続にはADSL、FTTH（光ファイバー）、CATV（ケーブルテレビ）などインター
ネット常時接続サービスが必要です。
⁃ インターネットサービスのご契約はお客様ご自身でお願いします。
⁃ プロバイダーの指定はありませんが、必ずルーターが必要です。
インターネットサービスプロバイダーがルーターの設置を許可しているかご確認ください。
⁃ 同一ネットワーク内に複数のDHCPサーバーが存在する場合、機器の起動タイミングによってはネットワークの接続が不安定となる可能性がありますので、ネットリモコンのIPアドレスを「手動設定（DHCP無効）」に設定してください。
⁃ ネットリモコンをインターネット回線に接続すると、サービス契約する・しないに関わらず、多機能パワーコン
ディショナと当社ファームアップサーバー間で定期的に通信します。よって、インターネット回線契約は定額制の契約を選択されることを推奨します。
⁃ ADSL、FTTH、CATVなど、多様なインターネット接続サービスがありますが、すべての地域でサービスが提供されているとは限りません。各事業者様にご確認ください。
⁃ ADSL、FTTH、CATVでは事業者様により使用機器（モデム、ルーターなど）が決まっている場合、複数台接続時の契約や使用機器が異なる場合などがありますので、あらかじめご確認ください。

ファームウェアアップデートに関するご注意
ネットリモコンは、インターネットに接続されていると、1 日 1 回（不定期）サーバーにアクセスし、ファームウェ
アアップデートの確認をします。ファームウェアが更新されると、お知らせが表示されます。
更新方法については、「ファームウェアアップデートについて」（56 ページ）をご確認ください。

9システム構成とはたらき
太陽光パワーコンディショナ

つくる

リンクユニットに接続する太陽光
パワーコンディショナです。

太陽電池モジュール太陽光エネルギーを受けて発電します。

多機能パワーコンディショナ
太陽電池モジュール、蓄電池ユニット、V2H
スタンド、商用電源（系統電源）の電力をコント
ロールします。
停電時、バックアップ回路に電気を流します。

蓄電池用コンバータ
蓄電池ユニットとの電力変換を円滑に行い、効率良く蓄電池ユニットの電力を使います。

（イメージ図であり、実際の設置状況を示すものではありません）

ためる
リチウムイオン蓄電池ユニット（蓄電池ユニット）
電力を蓄え、
夜間や停電時など必要なときに電力を利用できます。
多機能パワーコンディショナと連携して、停電時だけでなく、
平常時も電力を有効活用できます。

10

リンクユニット

外部機器

停電時に太陽光パワーコンディ
ショナをフル活用できるように接続し、消費電力に対して発電が過剰（過発電と呼びます）となった
場合には、電路を遮断します。

住宅用分電盤

電力検出ユニットや AiSEG２を接続することで、発電量や家庭内の電気の使用量を計測します。
はじめにブレーカを介して電気を各部屋に分配します。

バックアップ回路
・電力切替ユニット
・バックアップ用住宅分電盤（）

停電時にも自立運転で接続した機器を使うことができます。

ネットリモコン
多機能パワーコンディショナ、蓄電池用コンバー
タ、蓄電池ユニットおよび V2H スタンドの設定
や発電、充放電の状況を表示します。

見える化
モニター
発電量や家庭内の電気の使用量を表示します。

売電用電力計発電電力のうち、住宅で使用されずに電力会社に売電される電力量を計量します。

商用電源（系統電源） 買電用電力計

夜間や日射量の少ない時に、電力会社から購入する電力量を計量します。

自立運転コンセント

自立運転時に電気機器を接続します。
別途、配線工事が必要です。設置
場所はお引渡し時にご確認ください。

※本システムでは、太陽電池モジュールを接続しなくても、蓄電池ユニットでの充電および放電が可能です。
※本取扱説明書と共に、接続機器の説明書もご確認ください。

11

各部の名前
ネットリモコンの機能説明
①
②

③

⑦
⑧

④
⑤

⑨
⑩

⑥
※本書画面イラストはすべてイメージです。
ブザー音：お知らせ発生時（停電・復電・点検コード発生・蓄電池残量低下など）にブザーが鳴ります。
を押すと止まります。
操作しなくても、約 1 分間で自動停止（蓄電池残量低下時は自動停止しません）し、その後約 5 時間ごとに鳴ります。（ただし、21 時～翌朝 7 時の間は鳴りません）① 表示部（バックライト付き）
情報を表示します。
設定した時間（初期設定：1 分）が経過するとバックライトが消灯します。消灯時、いずれかのボタンを押すと点灯します。バックライト点灯中のみ操作が可能です。

⑥ 方向ボタン
カーソル移動、数字合わせに使用します。
⑦ 決定ボタン
項目の選択後、決定時に使用します。
⑧ 積算表示ボタン
今までの発電量・放電量や買電・売電電力などが画面に表示されます。

② ブザー
ボタンの操作音：正しい操作の時は「ピッ」と 1 回鳴⑨ お知らせランプり、誤った操作の時は、「ピッ、ピッ、お知らせが発生したら、ランプの点灯や点滅にて知ピッ」と 3 回鳴ります。
らせます。
③ メニュー／戻るボタン⑩ お知らせ／ブザー停止ボタン
トップ画面のときはメニュー画面に切り換わります。
[お知らせ]ランプが点灯・点滅時、お知らせ内容が画それ以外では前の画面に戻ります。
面に表示されます。
④ 運転／停止ランプ
ブザーが鳴動している場合は、ブザー音が停止します。
運転中、待機中は点灯。停止時は消灯します。
⑤ 運転／停止ボタン
運転または停止する時に使用します。

（次ページ以降で使用している画面イラストは、説明用の表示例です。）

12

設定のしかた設定は下記のように進めてください。例として、日時設定の方法を示しています。

を押す「メニュー（1/3）」画面が表示されます。
（メニュー画面は、（2/3）、（3/3）
まであります）でメニューを選択する「メニュー（3/3）」画面まで移動し、カーソルを「日時設定」に合わせます。

を押す

連系運転中 自家消費

15 : 30

はじめに

トップ画面で

80％
発電中
自 100
200

6.0 kW 充電中 1.0 kW

商用電源
出力中

TOP

1

2

3

接続台数：1 台

メニュー（1/3）
手動操作設定運転モード設定
運転パラメータ設定
ブレーカ電流上限設定
契約電力上限設定

項目選択［決定］設定画面へ

メニュー（3/3）

選択したメニューの画面が表示されます。

で値を設定する

日時設定
バージョン確認
抑制累積時間確認
ECHONET Lite設定
その他の設定項目選択［決定］設定画面へ

日時設定

2022/01/01 00:00
値変更［決定］設定完了

で設定完了する「設定を受付けました。」メッセージ表示後、「メニュー」画面に戻ります。

トップ画面に戻るときは•を押すことで、トップ画面に戻ります。

13

表示について
ネットリモコンのボタンの機能などは 12 ページをご確認願います。
連系運転時の画面説明
②

①
⑥

③

④

⑤

連系運転中 自家消費

15：30

80％

出力

⑦

手動

⑧
⑨
⑭

発電中 6.0 kW 充電中 1.0 kW
自 100
200

商用電源
出力中

⑮ ⑯

TOP

1

2

⑰

⑬

⑱

② モード表示自家消費／タイマー／外部制御（19 ページ参照）③ お知らせ発生時にアイコン表示［お知らせ］ボタンを押すと発生内容が表示されます。
（15 ページ参照）

画面表示はお使いのシステムの機器構成により変わります。
接続されていない機器は表示されません。
※液晶画面に表示される内容やレイアウトは、蓄電池部を構成する機器の有無や運転状態に応じて変わります。
本書では例として、蓄電池部を接続した構成での画面で説明しています。

⑩ 蓄電池残量0

1 ～ 3738 ～ 62 63 ～ 87 88 ～ 100 %⑪ 蓄電池手動操作状態
手動モード選択時に表示されます。
⑫ 蓄電池状態
充電中／放電中／待機中／停止中⑬ 蓄電池充放電電力
直流の電力値が表示されます。
⑭ リンクユニット状態
リンクユニット接続時に表示されます。
？

④ ネットワーク接続状態
接続時表示

未接続時

有線LAN
無線LAN
ネットワーク無効

表示なし（点滅している時は 63 ページ参照）⑤ 現在の時刻（50 ページ参照）⑥ 出力制御ネットリモコンで出力制御設定を行い、制御時に表示されます。
⑦ 太陽光発電表示⑧ 太陽光運転状態
発電中／待機中／停止中
発電電力が 0 kWのときでも発電中と表示される場
合があります。
⑨ 太陽光発電電力
直流の電力値が表示されます。

14

⑪
⑫

接続台数：1 台① 運転状態
連系運転中－連系運転状態
連系待機中－太陽光、蓄電池、商用電源が全て待機状態
連系停止中－手動による停止または、異常による停止状態
自立運転中 －自立運転状態（28 ページ参照）
自立停止中 －自立運転中に停止操作を行った状態
維持－維持充電状態（57 ページ参照）

設定状態

3

⑩

リレーON
（接続）

リレーOFF（切断）

状態不明⑮ 抑制/自立出力表示
抑制 ：連系運転時の抑制をしている際に表示されます。(17 ページ参照)
自 100：
自立運転時に 100 V、200 Vを出力する場
200
合に表示されます。
自100 ：自立運転時に 100 V出力する場合に表示されます。（太陽光パワーコンディショナ増設時）※ 太陽光パワーコンディショナ接続時には、パワコン切替で各パワーコンディショナの自立出力電圧を確認することができます。
⑯ 入出力状態（入出力先は、商用電源またはバックアップ回路）
入力中－電力会社からの電力を充電中
出力中－太陽光発電電力、蓄電池放電電力を分電盤
へ出力中
待機中－発電状況、充放電設定時間、電気機器の使用状況に応じて入出力可能な状態
停止中－入出力を停止している状態

⑰ 選択機器
多機能パワーコンディショナのみの場合は、 TOP と表示されます。
複数台接続時は、台数に応じて 1 、 2 、 3 を表示します。
で各機器の状態を表示し※⑰と⑱の位置には運転状況に応じて· 各種のお知らせ情報· 自立運転時の蓄電池の使用可能時間が表示されます。（下記参照）

はじめに複数台接続時は、⑱ 接続台数接続された機器数が表示されます。

ます。
を選択することで、各機器の画面でトップ画面を表示します。

太陽電池モジュールや蓄電池部のみ接続している場合
連系運転中 自家消費

0.1 kW

発電中

自 100
200

15 : 30

商用電源
出力中

TOP

1

2

連系運転中 自家消費

放電中

太陽電池モジュールのみ接続している場合は、上の画面のように表示されます。

1.5 kW80％

3

接続台数：1 台

15 : 30

自 100
200

商用電源
出力中

TOP

1

2

3

接続台数：1 台

蓄電池部のみ接続している場合は、上の画面のように表示されます。

お知らせ情報表示についてお知らせ発生時には、お知らせアイコンと共にお知らせ情報を表示します。18 ページも合わせてご確認ください。
を押すことで発生内容を表示します。
お知らせがあります お知らせ通知

10H101

停電または復電が発生しています

蓄電池の異常が発生しています

電気の使い過ぎにご注意ください

蓄電池残量が低下していますシステム異常が発生しました。
点検コードを表示します。
（60 ページ参照）

連系運転開始まで
XXX 秒

連系復帰待機時間
連系運転復帰中です。
連系運転開始までの秒数を表示します。

出力制御スケジュールの 出力制御スケジュール更新必要
期限が近づいています 出力制御スケジュールの残り日数が停電／復電検知
停電または復電を検知しました。
30 日以下となっています。
手動で自立運転または連系運転への切換が必要です。
（32、33 ページ参照） 最新のファームウェア ファームウェア更新可能があります
新しいファームウェアに更新してく蓄電池異常
ださい。（56 ページ参照）
蓄電池異常が発生しました。
（更新しないことも選択可能）
蓄電池を切り離して運転を継続可能
自立運転時の蓄電池使用可能時間
使用可能時間です。（18 ページ参照）：
蓄電池の使用可能時間の目安です。
過負荷警告
蓄電池ありの場合に、自立出力可能 点検・交換のお知らせ 蓄電池の点検停止のお知らせ
蓄電池の点検停止、交換時期のお知な電力の上限に近づくと表示されまらせです。
す。使用する機器を増やすと過負荷で停止する可能性がありますので、商用電源安定待ち
商用電源を使用する機器の目安にしてください。 確認しています
商用電源が安定すれば運転を開始し自立運転時の電池残量低下
蓄電池の残量が低下しています。

ます。しばらくお待ちください。

15

表示について（つづき）
各種電力量を表示させる•を押す•「表示対象選択」の画面で、確認したい
対象を

で選択し、

を押す

「電力表示」の画面が表示されます。
またはを押すと、「表示対象選択」の画面に戻

ります。
積算発電量
積算放電量（蓄電）設置時からの太陽光発電の発電量の積算値です。
設置時からの蓄電池ユニットの放電
電力量の積算値です。
設置時からのV2Hスタンドの充電および放電電力量の積算値です。
設置時からの買電電力および売電電力の積算値です。

積算充電量（V2H）
積算放電量（V2H）
買電電力量
売電電力量
買電電力
買電電力・売電電力の瞬時値です。
売電電力※パワコン２では、太陽光パワーコンディショナの積算発電量が表示されます。

•「表示対象選択」の画面でトップ画面に戻ります。

を押すと、表示対象選択
パワコン1
パワコン2

項目選択

［決定］表示画面へ

積算表示
（1/2）
積算発電量
積算放電量（蓄 電）
積算充電量（V2H）
積算放電量（V2H）
ページ切換

パワコン1
0 kWh
0 kWh
0 kWh
0 kWh

［決定］選択メニューへ

積算表示
（2/2）

パワコン1

買電電力量
売電電力量
買電電力
売電電力

0 kWh
0 kWh
0.0 kW
0.0 kW

ページ切換［決定］選択メニューへ（蓄電池ありの場合）

16電圧上昇抑制について
抑制 と表示されたときは、電圧上昇抑制が働いています。

抑制運転中の充電

15 : 30連系運転中

5.0 kW

発電中

抑制
抑制

商用電源
出力中

TOP

1

2

はじめに

商用電源の電圧が規定値（電力会社による指定値が設定されています）を超えないように、多機能パワーコンディショナは出力を抑制しますが、異常ではありません。
商用電源の電圧が規定値内に戻れば、通常運転に戻り、 抑制
表示は消えます。
頻繁に発生する場合は、商用電源側での対策が必要であるため、お買い上げの販売店または施工店、もしくは管轄の電力会社にご相談ください。

3

接続台数：1 台（蓄電池なしでの例）

蓄電池あり

電圧上昇抑制の運転中は、太陽光発電による売電量が少なくなる可能性があります。
ただし、蓄電池ユニットに空き容量があれば、売電できない発電電力を充電することができます。
タイマーモードの放電時間帯であっても、抑制運転中の余剰電力を充電します。

外部制御・出力制御について
多機能パワーコンディショナは、ネットワークに接続することで、
ECHONET Liteにより、充放電（充電、放電、待機）の外部制御が可能です。
例えば、AiSEG2 のカスタム運転モード機能などを用いて、電気料金プランに連動した充放電制御が可能です。
制御中は、ネットリモコンに「外部制御」と表示されます。外部制御による充放電を停止したい場合は、HEMSコントローラーを操作するか、ネットリモ
コンの

連系運転中 外部制御

80％
発電中
自 100
200

を押して運転を停止してください。

出力制御運転中は 出力 と表示されます。
出力制御運転中は、売電量が少なくなる可能性がありますが、蓄電池ユニットに空き容量があれば、売電できない余剰の発電電力を充電します。タイマーモー
ドの放電時間帯であっても、充電することができます。
ネットリモコンでの出力制御を有効としている場合に、定格出力を 100 ％未満に抑制する必要がある時間帯に 出力 が表示されます。
AiSEG2 や電力検出ユニット（MCSM-P05）から出力制御する場合には表示されません。出力制御の動作状況は、出力制御を有効にしている機器でご確認ください。

15 : 30

6.0 kW 充電中 1.0 kW

商用電源
出力中

TOP

1

連系運転中 自家消費

自 100
200

3

15 : 30

出力

発電中

2

接続台数：1 台

80％

6.0 kW 充電中 1.0 kW

商用電源
出力中

TOP

1

2

3

接続台数：1 台

商用電源が停電した場合
商用電源の停電が発生すると、ネットリモコンのブザーが鳴り、停電発生のお知らせ情報が表示されます。商用電源が停電した場合、本装置は自動的に運転を停止します。商用電源が正常に戻れば約５分後自動的に運転を再開します。
（

を操作する必要はありません。）

ピーピー
ピー…

自立/連系切換
停電が発生しました。
自立運転に切換える場合は、以降の注意事項をご確認のうえ、運転を開始してください。
［決定］次へ

停電した場合は、自立運転に切り換えることが可能です。
切換方法は 32 ページをご確認ください。
※自立運転自動切換設定時は、本操作は不要です。

17

表示について（つづき）
異常発生について異常が発生したら、ネットリモコンでお知らせアイコン
情報が表示されます。

とお知らせ

を押すと、発生内容や点検コードが表示されます。

るまではお知らせアイコンも点滅します。

が点滅表示されます。また、お知らせランプ

0.0 kW

停止中

点検コードは 60 〜 63 ページを確認し、対処してください。
を押すとトップ画面に戻りますが、システムの問題が解消され

15 : 30

自立停止中

自 100
200

バックアップ お知らせがあります
10U157停止中（蓄電池なしでの例）

お知らせ確認
電気の使い過ぎです。
使用する機器を減らして決定を押してください。
10U157［決定］トップ画面へ

蓄電池異常切り離し運転 蓄電池あり
蓄電池ユニットに異常が発生した場合、ネットリモコンのお知らせアイコンとお知らせメッセージが表示されます。
太陽光発電に影響がなければ、自動で蓄電池ユニットを切り離し、蓄電池ユ
ニットの充電、放電をせずに、太陽光発電のみ運転を継続します。
蓄電池ユニットを 2 台接続している時に、片方の蓄電池ユニットに異常が発生した場合には、異常が発生した蓄電池ユニットのみ切り離して運転を行い、正常な蓄電池ユニットは継続運転します。

連系運転中 自家消費

発電中
自 100
200

2.5 kW

商用電源
出力中15 : 30̶ ̶ ̶％

̶.̶ kW

蓄電池の異常が発生していますを押すと、お知らせ情報と点検コードが表示されます。お客さま相談窓口にご相談ください。

お知らせ確認
異常を検知したため蓄電池を切り離しています。
修理窓口へご連絡ください。
11H552［決定］トップ画面へ18

運転モード 蓄電池あり
多機能パワーコンディショナには下記の運転モードがあります。蓄電池を有効活用することで、自分らしい暮らしのライフスタイルに合った電気の使い方をサポートします。
運転モード

モード説明

充電時間設定あり

余剰電力だけでは宅内で使用する電気が足りない場合に備え、深夜など電気代がお得な
時間帯に設定した上限まで充電します。電気をたくさん使われる方におすすめです。

充電時間設定なし

余剰電力を使って充電します。電気の自給自足を目指したい方におすすめです。

タイマーモード

余剰電力ではなく深夜など電気代がお得な時間帯に充電し、日中や夕方などの電気代が割高な時間帯に購入を抑えるように放電するモードです。太陽電池モジュールで発電した電気はなるべく電力会社に売電したい方におすすめです。

はじめに余剰電力（太陽電池モジュールで発電した電気のうち、宅内で使用しなかった電気）で充電。宅内で使用する電気が増えた際に、電力会社から買う電気を抑えるように放電することで、積極的に自家消費を行うモードです。

自家消費モード

ご注意● 蓄電池を設置していない方は運転モードを設定できません。

運転モードの選択
お客様のご利用ニーズにより運転モードを選択してください。
発電状況によっては、最適な運転モードが異なる場合がありますので、発電量および売電量をご確認の上設定してください。

ご利用ニーズ
CO2削減に貢献したい

経済的に利用したい

ご契約の電気料金プラン（代表的なもの）
時間帯別料金プラン

従量電灯プラン太陽光の売電単価が夜間電力単価より安い

太陽光の売電単価が夜間電力単価より高い

自家消費モード※ 1（充電時間設定あり）

タイマーモード

自家消費モード（充電時間設定なし）

20 ページ24 ページ22 ページ※ 1 日中雨などにより発電量が少ない場合は、蓄電池への充電電力が減るため、経済的な損失が発生する場合があります。

運転モードの変更方法は、「運転モード設定」（39 ページ）をご確認ください。

19

自家消費モード（充電時間設定あり）
運転モードの変更方法は、「運転モード設定」（39 ページ）をご確認ください。

自家消費モード（充電時間設定あり）
太陽光発電の電力を家で有効に使いつつ、蓄電池ユニットは、割安な夜間（深夜）時間帯に充電するよう充電時間を設定します。
・固定価格買取期間を終了した方
・時間帯別電気料金プラン等を契約している方におすすめのモードです。

正午

太陽の状態

日の出

朝

昼

生活の流れ

蓄電池ユニット

日の出から太陽光で電力をつくり、電力のピーク時のエネルギーをまかないます。

電力の状態

使用電力量
（一般家庭）

余剰電力※1
太陽光発電量発電スタート

日射量に応じて発電量が変化します。

充電

蓄電池
連系運転中 自家消費

ネットリモコン
画面表示（例）

7：00

12：00

80％

90％

発電中 0.5 kW 放電中 0.5 kW

発電中 3.7 kW 充電中 1.0 kW

自 100
200

商用電源
出力中

TOP

1

2

3

接続台数：1 台

日射が始まると、太陽光発電が開始します。

20

連系運転中 自家消費

自 100
200

商用電源
出力中

TOP

1

2

3

接続台数：1 台

日射量が増えると、太陽光発電の余剰分を充電します。

⁃ 画面の表示については 14 ページをご参照ください。

蓄電池あり※画面に記載の数値は参考値です。

はじめに

ご注意
● 太陽光の余剰電力で蓄電池ユニットに充電するため、日射条件や機器の使用状況の変化によって充電量が変
わり、満充電にならない可能性があります。
● ご契約の電力料金プランや蓄電池の容量に合わせて、充電時間帯を設定してください。

日の入

夕方

夜

夜間

※ 1 太陽光発電の余剰電力を売電中に、蓄電池は放電しません。

太陽光でつくった電力を使い、 ※ 2 充電時間帯は、蓄電池は放電しません。
余った電力は蓄電池にためます。 ※ 3 残量が放電下限（平常時）（40 ページ参照）付近をさらに余った場合は売電します。
下回ったときに充電する場合があります。

商用電源から蓄電池に充電します。

発電ストップ

商用電源から
蓄電池に充電※2蓄電池から供給充電
放電※3
充電に設定した時間帯
連系運転中 自家消費

15：00

連系運転中 自家消費

20：00

連系運転中 自家消費

23：00

100％

50％

75％

発電中 0.5 kW 待機中 0.0 kW

待機中 0.0 kW 放電中 2.0 kW

待機中 0.0 kW 充電中 1.5 kW

自 100
200

商用電源
出力中

TOP

1

2

3

接続台数：1 台

蓄電池ユニットが満充電になると余剰分を売電します。

自 100
200

商用電源
出力中

TOP

1

2

3

接続台数：1 台

日射量が減ると太陽光発電の不足分を補うように放電します。

自 100
200

商用電源
入力中

TOP

1

2

3

接続台数：1 台「充電時間設定あり」のため、商用電源
から蓄電池に充電します。

21

自家消費モード（充電時間設定なし）
運転モードの変更方法は、「運転モード設定」（39 ページ）をご確認ください。

自家消費モード（充電時間設定なし）
買電による充電は行わず、太陽光発電の電力を家で有効に使い、電力会社からの買電量を抑えます。必要時は、手動充電をお願いします。
・固定価格買取期間を終了した方におすすめのモードです。

正午

太陽の状態

日の出

朝

昼

生活の流れ

蓄電池ユニット

日の出から太陽光で電力をつくり、電力のピーク時のエネルギーをまかないます。

電力の状態

使用電力量
（一般家庭）

余剰電力※1
太陽光発電量発電スタート

日射量に応じて発電量が変化します。

充電

蓄電池
連系運転中 自家消費

ネットリモコン
画面表示（例）

7：00

12：00

40％

60％

発電中 0.5 kW 放電中 0.0 kW

発電中 3.7 kW 充電中 1.0 kW

自 100
200

商用電源
出力中

TOP

1

2

3

接続台数：1 台

日射が始まると、太陽光発電が開始します。

22

連系運転中 自家消費

自 100
200

商用電源
出力中

TOP

1

2

3

接続台数：1 台

日射量が増えると、太陽光発電の余剰分を充電します。

⁃ 画面の表示については 14 ページをご参照ください。

蓄電池あり※画面に記載の数値は参考値です。

はじめに

ご注意
● 太陽光の余剰電力で蓄電池ユニットに充電するため、日射条件や機器の使用状況の変化によって充電量が変
わり、満充電にならない可能性があります。

日の入

夕方

夜

夜間

※1 太陽光発電の余剰電力を売電中に、蓄電池は放電しません。
太陽光でつくった電力を使い、余った電力は蓄電池にためます。
昼間にためた電力を使って、さらに余った場合は売電します。
電力会社からの購入電力を抑えます。

蓄電池から供給

発電ストップ放電※2

連系運転中 自家消費

15：00

連系運転中 自家消費

20：00

※ 2 残量が放電下限（平常時）（40 ページ
参照）付近を下回ったときに充電する場
合があります。

連系待機中 自家消費

23：00

100％

70％

40％

発電中 0.5 kW 待機中 0.0 kW

待機中 0.0 kW 放電中 2.0 kW

待機中 0.0 kW 待機中 0.0 kW

自 100
200

商用電源
出力中

TOP

1

2

3

接続台数：1 台

蓄電池ユニットが満充電になると余剰分を売電します。

自 100
200

商用電源
出力中

TOP

1

2

3

接続台数：1 台

日射量が減ると太陽光発電の不足分を補うように放電します。

自 100
200

商用電源
待機中

TOP

1

2

3

接続台数：1 台

蓄電池ユニットの残量が放電下限に近付くと、放電を停止します。放電停止
後に微量な充電をすることがあります。

23

タイマーモード
運転モードの変更方法は、「運転モード設定」（39 ページ）をご確認ください。

タイマーモード
割安な深夜時間帯に充電し、昼間や夜間に放電する設定で、「買電料金の抑制」や「ピーク電力の抑制」につながります。
・固定価格買取期間中の方におすすめのモードです。

正午

太陽の状態

日の出

朝

昼

生活の流れ

電力
会社

昼間に発電して余った電力を電力会社に売ります。

電力の状態

余剰電力※1
使用電力量（一般家庭）

太陽光発電量発電スタート

日射量に応じて発電量が変化します。
●充電可能な時間が短い場合や低温の場合は、満充電にならないことがあります。

蓄電池

充電に設定した時間帯
連系運転中 タイマー

ネットリモコン
画面表示（例）

7：00

12：00

100％

100％

運転中 0.5 kW 待機中 0.0 kW

発電中 3.7 kW 待機中 0.0 kW

自 100
200

商用電源
出力中

TOP

1

2

3

接続台数：1 台

満充電になると、放電開始時刻まで
充放電を停止します。

24

連系運転中 タイマー

自 100
200

商用電源
出力中

TOP

1

2

3

接続台数：1 台

太陽光発電が始まり、日射量が増えると余剰分を売電します。

⁃ 画面の表示については 14 ページをご参照ください。

※画面に記載の数値は参考値です。

はじめに

ご注意
● ご契約の電力料金プランや蓄電池の容量に合わせて、充電／放電可能な時間帯を設定してください。
● 本モードでは、パワーアップ充電はできません。（59 ページ参照）

日の入

夕方

夜

夜間

※ 1 太陽光発電の余剰電力を売電中に、蓄電池は放電しません。
※ 2 充電時間帯は、蓄電池は放電しません。
※ 3 残量が放電下限（平常時）（40 ページ参照）付近を
電気代の安い夜間のうちに電力下回ったときに充電する場合があります。

蓄えた電力で太陽光発電による不足分を補います。

会社から電力を購入します。

発電ストップ

蓄電池からのアシストで買電量抑制

商用電源から
蓄電池に充電※2充電

放電※3放電に設定した時間帯
連系運転中 タイマー

15：00

充電に設定した時間帯
連系待機中 タイマー

20：00

連系運転中 タイマー

23：00

85％

40％

60％

発電中 1.7 kW 放電中 1.0 kW

待機中 0.0 kW 待機中 0.0 kW

待機中 0.0 kW 充電中 1.5 kW

自 100
200

商用電源
出力中

TOP

1

2

3

接続台数：1 台

放電可能な時間帯に、太陽光発電の不足分（電力会社から購入する電力）を補うように放電します。

自 100
200

商用電源
待機中

TOP

1

2

3

接続台数：1 台

蓄電池ユニットの残量が放電下限に近づくと、放電を停止します。

自 100
200

商用電源
入力中

TOP

1

2

3

接続台数：1 台

充電可能な時間に、満充電になるまで充電します。

25

はじめてお使いになるときははじめてお使いになるときは、施工店に『システムの運転』の実施を依頼してください。
（運転前に電力会社との連系協議と竣工検査が必要です）
電源を入れる（下記参照）

ネットリモコンの設定項目を確認する（下記参照）
システムの運転（27 ページ）

電源を入れる
はじめてお使いになるときは、施工会社に下記の状態を確認の上、各種設定を行い、運転を開始
してください。
●住宅用分電盤の太陽光発電システム連系ブレーカがON（入）になっていること。

ネットリモコンの設定項目を確認する
以下の最初の操作は、施工店に実施を依頼してください。

蓄電池あり■運転モード設定…連系運転時の運転モードを設定します。（39 ページ参照）■運転パラメータ設定…充電・放電を行う時間帯などの連系運転に関する以下の項目を、選んだ運転モードに応じて設定します。

⁃ 放電下限設定：放電量の下限値を設定します。
（40 ページ参照）⁃ 自家消費モード詳細設定 ：自家消費モードでの運転に必要な以下の設定を行います。
（41 ページ参照）· 充電時間帯· 蓄電池充電上限⁃ タイマーモード詳細設定 ：タイマーモードにおける、蓄電池の充電時間帯・放電時間帯を設定します。（42 ページ参照）
以上の設定がされていることをご確認ください。

26

システムの運転
運転を開始する
下記の手順で運転を開始します。

を押す
「運転」を

で選択し、

を押す

連系運転中 自家消費

運転/停止切換運

転運転を開始します。

維持充電
停

運転開始を
受付けました。

止

項目選択［決定］設定完了

基本の使いかた「運転開始を受付けました」と表示され、トップ画面が表示されます。
「連系運転中」となります。
15 : 30

80％
発電中
自 100
200

6.0 kW 充電中 1.0 kW

商用電源
出力中

TOP

1

2

3

接続台数：1 台（パワコン1台接続時）※約5分後に連系運転を開始します。

太陽電池モジュールなしの場合、「維持充電」は選択できません。

15 : 30連系運転中

5.0 kW

発電中

自 100
200

商用電源
入力中

TOP

接続台数：1 台（蓄電池なしの場合）

はじめてお使いになるとき

蓄電池あり「維持充電」に設定されている場合は、施工店にご連絡をお願いします。

遠隔出力制御について
本製品は、2015 年 1 月 22 日公布の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令と関連告示に対応した機器です。
遠隔出力制御を行うためには、対応した以下の機器が必要です。
· 多機能パワーコンディショナ（制御対応）
・出力制御ユニット（電力検出ユニット、モニターなど）
また、電力会社によっては、原則インターネット接続が必要です。
なお、下記の費用はお客様のご負担となります。
· インターネット回線契約
・利用に伴う費用 など
遠隔出力制御の対応のため、出力制御ユニットのファームウェア（ソフトウェア）の更新や設置場所での作業（有償）が必要となる場合もあります。遠隔出力制御は、電力会社の要請により実施されますので、詳細については電力会
社にご確認ください。

27

自立運転について
自立運転とは
自立運転は、停電時に多機能パワーコンディショナの電力を自立運転出力回路から使用できる運転方法のことを言います。使用できる機器は、バックアップ用住宅分電盤または自立運転コンセントに接続している機器のみとなります。
（電力切替ユニットを分電盤一次側設置している場合には、通常時(連系運転時)に使用している機器が使えます。）＜電力切替ユニットありの場合＞
バックアップ用住宅分電盤

停電時にも使用したい機器の例（電力切替ユニットなしの場合、自立運転コンセントに接続した機器は停電時のみ使用できます。）＜電力切替ユニットなしの場合＞
自立運転コンセント

電力切替ユニットを設置すると、バックアップ用住宅分電盤の配電設計により、停電時も差し換えなしで電気機器、通信機器などを使用できます。
また、コンセント式でない照明器具なども使用可能です。

■停電時に機器を使用するためには切換操作が必要です。
⁃ 自立運転の切換方法が、手動切換か自動切換かをご確認ください。
詳細は「自動／手動切換設定」（54 ページ）をご確認ください。
必ず、次ページの「自立運転を行う場合」をご理解した上でご使用願います。
⁃ 自立運転を行う際は、必ずネットリモコンの切換操作を行ってください。（32 ページ参照）
ただし、自立運転を自動切換に設定した場合は、切換操作は不要です。
⁃ 電力切替ユニットなしの場合は、自立運転の切換方法を自動切換にしないでください。
停電が復旧したときに、電気が流れていなかったコンセントに自動で流れ始めたり、コンセントの差し換えを忘れた場合、接続された機器に電気が流れないままになるなどのトラブルが発生するおそれがあります。

■電力切替ユニット、バックアップ用住宅分電盤に接続されるコンセントまたは自立運転コン
セントを使用してください。（電力切替ユニットを分電盤一次側設置で使用している場合は除きます)
自立運転のときは、バックアップ用住宅分電盤に接続されるコンセント、または自立運転コンセントのみご使用ください。停電時にその他のコンセントは使用できません。

■太陽光パワーコンディショナの停電時のお知らせ情報を確認するには⁃ 太陽光パワーコンディショナを接続している時に停電し、一定時間経過すると、お知らせ情報が表示されます。
お知らせ情報を確認するには、

28を押してください。(15、60 ページ参照）

自立運転を行う場合警告⁃ 自立運転時に給電されるコンセントに以下の電気機器をつながない· 全ての医療機器、防犯機器· デスクトップパソコンなどの情報機器およびその周辺機器· 灯油やガスを用いた暖房機器、および停電から復旧した
ときに、自動的に運転を開始する暖房・電熱機器· 電気ストーブ、電熱調理器具などの、高温部が露出し、かつ安全装置がない器具· その他、電源が切れると生命や財産に損害を受けるおそれのある機器基本の使いかた

蓄電池残量が不足しているときの自立出力は、天候の状態により定格容量に達しない場合があります。
多機能パワーコンディショナの出力電力よりも、自立運転時に給電されるコンセントにつないだ電気機器の消費電力が大きいときは運転を停止します。
途中で電源が切れると、生命や財産に損害を受けるおそれがある電気機器はご使用にならないでください。

⁃ 自立運転時に給電されるコンセントには、自動で給電された場合に不安全となる可能性がある機器は接続しない（自動切換設定時）

注意⁃ 説明書に従って点検を実施し、多機能パワーコンディショナや自立運転時に給電されるコンセントに接続される電気機器が安全な状態であることを確認してから自立運転を開始する（手動切換設定時）⁃ 自立運転開始後に多機能パワーコンディショナや、自立運転時に給電されるコンセントに接続している電気機器から発煙、異臭や異音がした場合は、直ちに自立運転を停止する■ 自立運転が自動的に止まった時は、使用する機器が多い可能性があります。使用する機器を減らしてください。
⁃ 消費電力が出力可能な電力より大きいと、運転を一時停止し、自動的に再度自立運転を行います。
⁃ 複数回くり返した場合には、機器保護のため、運転を停止し、お知らせ情報とブザー音でお知らせします。
発生内容は、

で確認できます。

使用する機器を減らした後、表示内容に従って操作し、運転を再開してください。

29

自立運転について（つづき）
自立運転時のご注意●電気機器の中には電源投入時に大きな電流が流れるものがあります。
そのときには、保護機能が働き、自立運転を停止することがあります。
●同時に使用できる電力には限りがあります。

自立運転で使用できる電力は、蓄電池の数や自立出力の結線（単相 2 線 100 V/単相 3 線 200 V）で変わります。
また、多機能パワーコンディショナの運転を維持するため、微量な電力を消費します。
太陽光発電システムで発電した電力と蓄電池ユニットの放電電力よりもバックアップ回路に接続した機器の消費電力が大きい場合、自立運転を停止します。

●使用している機器が途中で使えなくなる場合があります。

太陽光発電システムで発電した電力を使用するため、天候や蓄電池ユニットの状態の変化などで出力が不安定になることがあります。太陽光発電や蓄電池の電力が低下した場合、自動的に自立運転を停止します。

●自立運転が自動停止した場合、使用中の電気機器を一部停止し、消費電力を小さくすると、自動的に運転を再開します。（消費電力オーバーを連続で繰り返すと、エラーの解除操作が必要になります。）●多機能パワーコンディショナから供給される自立出力は、商用電源と完全に同一ではありません。
位相制御するタイプの調光器具などは、自立出力でお使いの際に平常時と動作が異なる場合があります。
例えば、調光器具の場合は、調光レベルによってちらつきが発生する場合があります。
その時は調光レベルを調節して使用してください。

●設置環境や車種によっては、電気自動車（EV）・プラグインハイブリッド車（PHEV）
へ充電
できない場合があります。
●リンクユニット使用時を含め、他社製HEMS機器などの制御装置の動作を保証するものではありません。

蓄電池部の自立運転 蓄電池あり■自立運転による放電とその後の充電について⁃ 自立運転は、蓄電池残量がなくなるまで運転を行い、蓄電池残量がなくなった時に自動的に運転を停止し、使用している電気機器も停止します。
蓄電池残量が一定残量以下になり、太陽電池モジュールからの発電がある場合には、強制的に充電を行います。
蓄電池残量がない状態が続いた場合、蓄電池の過放電保護により、蓄電池ユニット内のブレーカがOFF（切）になり、お客様による復旧ができなくなります。復旧には、お買い上げ販売店または施工店にご連絡願います。
⁃ 商用電源が復帰し連系運転に戻ると、選択している運転モードに従い動作します。
ご注意● 自立運転中、太陽電池モジュールが発電していない状態でネットリモコンの運転／停止切換で「停止」を選択した場合、蓄電池部からの放電も止まるため、ネットリモコンを含めたシステムの電源が落ちて運転操作ができなくなります。再び操作するには停電が復旧するか、太陽電池モジュールが発電することでシステムに電源が供給される必要があります。

蓄電池部の自立運転時のご注意● 蓄電池残量が不足しているときの自立出力電力は天候の状態により変化します。くもりや朝・夕など太陽電池モジュールの発電量が少ない場合は、使用する電気製品の消費電力によって運転できずに、機器内の保護装置が働く場合があります。保護装置が数回働くと自動的に運転を再開しなくなります。

30

リンクユニット接続時の自立運転
他社製などの併設の太陽光パワーコンディショナの連系点に、別売のリンクユニットを接続することで、停電中も太陽光パワーコンディショナを連系出力状態のまま運転させることができます。
これにより、停電中であっても、積載パネルからの発電電力を最大限活用することができます。

■自立運転中に太陽光の発電量が消費電力や充電量を上回った場合⁃ 併設の太陽光パワーコンディショナから出力される電力が、消費電力量を上回りかつ蓄電池の充電可能容量も※上回った場合（もしくは蓄電池が接続されていない場合）
は、リンクユニットの保護機能が働いて、太陽光パ
ワーコンディショナの運転を停止します。
※ 本説明書では、この状態を「過発電状態」と呼びます。
⁃ 運転停止後は、多機能パワーコンディショナが自立運転中であれば、過発電状態から復帰した所で、太陽光パ
ワーコンディショナからの連系運転を再開します。

基本の使いかた■自立運転中に多機能パワーコンディショナが運転を停止した場合⁃ リンクユニットの起動には、多機能パワーコンディショナの出力電力が必要となります。
天候や蓄電池の残量不足などにより多機能パワーコンディショナが運転を停止した場合は、使用する機器を減らしたり、十分な日射を確認して再度運転を開始してください。
⁃ 多機能パワーコンディショナに蓄電池のみが接続されている場合、運転停止後に、蓄電池の残量が放電下限まで達してしまうと、併設の太陽光パワーコンディショナからの出力を再開できなくなります。
⁃ 運転停止後に、多機能パワーコンディショナの蓄電池残量が下限に達して、自立運転が停止してしまった場合
は、以下の手順で多機能パワーコンディショナの自立出力を一時的に復帰させてください。
1.「放電下限設定（停電時）」を 0%まで下げてください。（40 ページ参照）· 元の設定値は忘れないように記録しておいてください。
· 太陽光による発電が期待できる日中に行ってください。
2. 自立運転を再開します。
システムの運転（27 ページ参照）で運転を開始してください。
3. ネットリモコンの画面で「リンクユニット状態」が「リレーON（接続）」となっていることを確認してください。（14 ページ参照）
4. 併設の太陽光パワーコンディショナからの発電などにより、蓄電池の残量が元の放電下限設定(停電時)の値まで回復したら、「放電下限設定（停電時）」を元の値に戻してください。

自立運転の点検について点検のために自立運転を行う場合には、下記の手順に従い、自立運転を開始してください。
注意事項をご確認願います。（29 ページ参照）
操作がご不明な場合は、施工店にご連絡をお願いします。
■ 自立運転開始手順● 電力切替ユニット（分電盤一次側設置）の場合
1. 電力切替ユニット内の太陽光発電システム連系ブレーカをOFF（切）にしてください。
2. 電力切替ユニット内の主幹ブレーカをOFF（切）にしてください。
3. 32 ページに従い、操作してください。
4. 住宅用分電盤またはバックアップ用住宅分電盤に接続されている自立運転コンセントに接続している機器が使えるかご確認ください。
● 電力切替ユニット（分電盤二次側設置）、または電力切替ユニットなしの場合
1. 住宅用分電盤内の太陽光発電システム連系ブレーカをOFF（切）にしてください。
2. 住宅用分電盤内の電力切替ユニットに接続しているブレーカをOFF（切）にしてください。
※電力切替ユニットなしの場合は、この操作は不要となります。
3. 32 ページに従い、操作してください。
4. 電力切替ユニットまたはバックアップ用住宅分電盤に接続されている自立運転コンセントに接続している
機器が使えるかご確認ください。
復帰するには、上記の逆の手順で操作してください。

31

自立運転の操作
停電時（自立運転を始める）
停電になったら自立運転に切り換えます。
※自動/手動切換設定を「自動切換」に設定している場合には、操作は不要です。

ピーピー
ピー…

自立/連系切換
停電が発生しました。
自立運転に切換える場合は、以降の注意事項をご確認のうえ、運転を開始してください。

停電が発生するとネットリモコンのブザーが鳴り、「自立／連系切換」画面に停電発生のお知らせが表示されます。

［決定］次へ

※操作がなければブザーは 1 分間で自動停止します。
5 時間ごとに再度鳴ります。
ただし夜間の 21 時～ 7 時は鳴りません。

表示画面を確認しながら、

自立/連系切替
注意事項を確認しましたか？
「はい」を選ぶと自立運転に切換えます。

を押す

注意のメッセージを確認の上、操作してください。
ブザーが停止し、「自立運転 準備中」になります。

「自立運転中」に切り換わることを
確認する

はい

いいえ

項目選択

［決定］
選択確定

蓄

電

自立運転 準備中
準備完了まで数十秒かかります。

バックアップ回路または自立運転コンセントに電気が流れ始めます。
※電力切替ユニットを設置している場合、切り換え時に電力切替ユニットから 1 回動作音（約 85 dB）
がします。
※電力切替ユニットを分電盤一次側設置で使用している
場合、通常時(連系運転時)に使用しているコンセントから電気が流れます。
自立運転時には、使用機器が多すぎると保護機能が働き、自立運転を停止することがあります。

15 : 30

自立運転中

80％

0.5 kW 放電中 2.0 kW

発電中

バックアップ
自 100
200
出力中

使用可能時間03:00

すぐに自立運転に切り換えたくないときはで「いいえ」を選択してを押す「連系停止中」に切り換わり、お知らせアイコン と、「停電または復電が発生しています」が表示されます。

後で自立運転に切り換えたいときには停電または復電が発生していますが表示されている時にを押す

自立/連系切換
注意事項を確認しましたか？
「はい」
を選ぶと
自立運転に切換えます。
はい
項目選択

連系停止中 自家消費32

15 : 3080％
停止中「自立／連系切換」画面（右上の画面）に戻ります。

いいえ［決定］選択確定

自 100
200

0.0 kW 停止中 0.0 kW

商用電源
停止中

停電または復電が発生しています停電復旧時（連系運転へ戻す）

停電が復旧したら元どおり連系運転に切り換えます。
※自動/手動切換設定を「自動切換」に設定している場合には、操作は不要です。

停電が復旧すると、ネットリモコンのブザーが鳴り「自立／連系切換」画面に復旧のお知らせが表示されます。

自立/連系切換

停電から復旧しました
連系運転に切換えますか？
はい

を押す

項目選択

※約 5 分後に連系運転を開始します。
電力切替ユニットなしの場合、自立運転
コンセントには電気が流れなくなりますので、差し換えてください。
※電力切替ユニットを設置している場合、切り換え時に電力切替ユニットから 1 回
動作音（約 85 dB）がします。

いいえ

基本の使いかた「はい」を選択して

ピーピー
ピー…

［決定］選択完了

連系待機中 自家消費

15 : 3080％

0.0 kW 待機中 0.0 kW

発電中
自 100
200

復電タイマー表示後、「連系運転中」に切り換わることを確認する

商用電源
待機中

連系運転開始まで300秒

連系運転中 自家消費

15 : 3080％※復電タイマーの時間は、電力会社が定める整定値の設定によって異なります。
※停電復旧からしばらくして、連系運転に切り換えると、復電タイマーが表示されないことがあります。

6.0 kW 充電中 1.0 kW

発電中
自 100
200

商用電源
出力中

TOP

1

2

3

接続台数：1 台

すぐに連系運転に切り換えたくないときはで「いいえ」を選択してを押す「自立運転中」のまま、お知らせアイコン と、「停電または復電が発生しています」が表示されます。
※この状態では太陽光発電電力の売電はできません。
できる限り早く連系運転に切り換えてください。

後で連系運転に切り換えたいときには停電または復電が発生していますが表示されている時に「自立／連系切換」画面（右上の画面）に戻ります。

自立/連系切換
停電から復旧しました。
連系運転に切換えますか？
はい

いいえ

項目選択

［決定］選択確定

自立運転中

15 : 3080％

0.5 kW 放電中 2.0 kW
を押す 発電中バックアップ
自 100
200

出力中

停電または復電が発生しています33

すぐに蓄電池に充電したい 蓄電池あり蓄電池を設置していない方は選択できません。
翌日に、台風が来るので早く電池をためたい時など、自家消費モードやタイマーモードの運転
モードの動きより優先的に蓄電池に充電することができます。

多機能パワーコンディショナ

電力会社

電気の流れ

蓄電池用コンバータ

34

蓄電池ユニット設定のしかた

トップ画面でを押す「手動操作設定」をで選択し、メニュー（1/3）
手動操作設定運転モード設定
運転パラメータ設定
ブレーカ電流上限設定
契約電力上限設定

を押す

「充電」を

項目選択

で選択する

［決定］設定画面へ手動操作設定充電を開始します。
太陽光の発電が不足している
場合は、系統からの電力で充電します。

項目選択［決定］設定完了

色々な使いかた解除
充電を押して設定完了

を押し、トップ画面に戻り、蓄電池
残量の数値の下に「手動」が表示されていることを確認する

連系運転中 自家消費

15：30

80％
手動
発電中 1.0 kW 充電中 3.0 kW
自 100
200

商用電源
入力中

TOP

1

2

3

接続台数：1 台

ご注意● 手動操作設定で「解除」を設定し直さない限り、充電を続けます。解除する場合には、上記手順 3 で「解除」を選択してください。

35

設定・確認のしかた
各設定の一覧
お客様の設置状況で、 蓄電池あり の場合と、 蓄電池なし の場合で設定項目が変わります。

設定項目

機能説明

手動操作設定運転モードによる自動運転を行うか、自動運転を一時的に停止して充電を行うかを設定します。

38

運転モード設定

連系運転時の運転モードを設定します。

39

運転パラメータ設定メニューを表示します。

39

運転パラメータ確認

運転パラメータ（運転モードや充電・放電を行う時間帯などの連系運転に関する設定）を確認します。

39

放電下限設定自家消費モード、タイマーモードで、自動的に運転するために必要な設定です。
平常時の値を設定できます。

40

運転パラメータ設定

自家消費モードでの運転に必要な以下の設定を行います。

自家消費モード
詳細設定

充電時間帯（蓄電池）
太陽光発電の余剰電力による充電に加えて、買電による充電も行うかを設定します。買電を行う場合は、その時間帯も設定します。

設定対象

ページ

蓄電池あり
41

蓄電池充電上限
設定した「充電時間帯」における、蓄電池への充電量の上限値を設定します。
タイマーモード
詳細設定

36

タイマーモードを利用する際の充電・放電時間帯を設定
します。

42

ブレーカ電流上限設定

充電時にブレーカの遮断を防止するための機能です。

42

契約電力上限設定

充電時にピーク電力の発生を防止するための機能です。

43

設定項目

機能説明

設定対象

ページ

ネットワーク確認

ネットリモコンのネットワーク設定状態を確認します。

43

ネットワーク設定

ネットワーク設定メニューを表示します。

44

ネットワーク選択設定 ネットワークの有無、有線LAN/無線LANを選択します。

44

無線LAN接続設定

無線LANで接続する場合の設定を行います。

44

IPアドレス設定

IPアドレスの設定を行います。

47

ネットワークの設定状態を初期値に戻します。

48

ブザー音量設定

お知らせ発生時などのブザー音量を設定します。

48

表示節電設定設定した時間、操作がなければ自動で画面のバックライ
トが消灯します。

48

液晶・ランプ設定メニューを表示します。

49

液晶設定

液晶画面の明るさとコントラストを設定します。

49

ランプ設定

お知らせランプと運転／停止ランプの明るさを設定します。

49

日時設定

ネットリモコンの日時を設定します。
※外部制御中に日時設定の変更はできません。
外部制御が終了後、実施してください。
※ネットリモコンで出力制御を実施しているときは、設定項目が「日時設定」から「時刻調整」に変わります。

設定初期化

液晶・ランプ設定

共通
50

ネットリモコンのバージョン情報を確認します。

50

抑制累積時間確認

抑制運転の累積時間を確認します。

51

ECHONET Lite設定をします。

51

その他の設定（出力制御）の設定をします。

52

出力制御の設定をします。

52

スケジュール確認 出力制御の予定（経過分含む）を確認します。

52

ECHONET Lite設定
その他の設定出力制御
発電量確認

発電量を確認します。

53

出力制御設定出力制御設定を行います。
※設定は、お客様ではできません。お買い上げの販売店
または施工店に相談ください。

53

色々な使いかたバージョン確認※ 蓄電池あり の設定項目は、蓄電池ユニットを設置しないお客様はご確認いただけません。

設定項目

機能説明

設定対象

ページ

自動／手動切換設定

停電時、および停電復旧時に自立運転や連系運転に切り換える方法を設定します。

共通

54

37

設定・確認のしかた（つづき）■メニュー① トップ画面でを押す

メニュー（1/3）
手動操作設定運転モード設定
運転パラメータ設定
ブレーカ電流上限設定
契約電力上限設定「メニュー（1/3)」画面が表示されます。
（カーソル）が最下行のとき

で次画面の「メニュー（2/3）」、「メニュー（3/3）
」と切り換わります。

②
③

項目選択

［決定］設定画面へでメニューを選択する
メニュー（2/3）

を押す

ネットワーク確認
ネットワーク設定
ブザー音量設定
表示節電設定液晶・ランプ設定

選択した各項目の画面が表示されます。
※選択した各項目の画面で、設定または確認の途中でを押すと［決定］確認画面へ
・・・

項目選択

操作は無効となり、メニュー画面に戻ります。

■手動操作設定
運転モードによる自動運転を行うか、自動運転を一時的に停止して充電を行うかを設定します。

①

で運転モードによる自動運転を行う（解除）か、手動操作設定自動運転を一時的に停止して充電を行う（充電）かを選択する②

を押す
選択された運転方法に変更され、「設定を受付けました。」メッセージ表示後、メニュー画面に戻ります。

ご注意● 手動操作設定で「充電」を設定後、「解除」を設定し直さない限り、充電を続けます。

38

解除
充電

手動操作設定を解除します。
運転モード設定に従って動作します。

項目選択［決定］設定完了

■運転モード設定
連系運転時の運転モードを設定します。運転モードは自家消費／タイマーから選択できます。
初期値は「自家消費モード」です。
運転モード設定
各モードの動作については 19 ページを確認してください。
※外部制御中に運転モードの変更はできません。
自家消費モード①②

で運転モードを選択する

タイマーモード
項目選択を押す③ 各運転パラメータ（連系運転に関する設定）を確認し、運転モード設定の④［決定］選択確定

運転パラメータ確認（1/2）

運転パラメータの確認画面が表示されます。

確認画面が表示されるまで

太陽光の
余剰電力を
蓄電池やEVに蓄えます。

を押す

で「はい」を選択し、を押す

選択された運転モードに変更され、「設定を受付けました。」メッセージ表示後、メニュー画面に戻ります。

手動操作（蓄電池）
解除
運転モード
自家消費
自家消費 充電時間帯‒‒：‒‒ ～ ‒‒：‒‒
タイマー 充電時間帯‒‒：‒‒ ～ ‒‒：‒‒
タイマー 放電時間帯‒‒：‒‒ ～ ‒‒：‒‒
蓄電池放電下限（平 / 停） 40 ％ / 10 %［決定］次へ

運転モード設定
運転モードを設定します。
よろしいですか。

はい

いいえ

項目選択

［決定］選択確定

色々な使いかた■運転パラメータ設定
運転パラメータ設定メニューを表示します。

①②

で運転パラメータ設定メニューを選択するを押す
選択したメニューの画面が表示されます。

運転パラメータ設定
運転パラメータ確認
放電下限設定自家消費モード詳細設定
タイマーモード詳細設定

項目選択［決定］確認画面へ□ 運転パラメータ確認

運転パラメータ（連系運転に関する以下の設定）を確認します。
· 手動操作(蓄電池)· 運転モード· 自家消費 充電時間帯· タイマー 充電時間帯· タイマー 放電時間帯· 蓄電池放電下限(平/停)· 蓄電池充電上限①

を押して、画面を切り換えて設定を確認する。

運転パラメータ確認（1/2）
手動操作（蓄電池）
解除
運転モード
自家消費
自家消費 充電時間帯‒‒：‒‒ ～ ‒‒：‒‒
タイマー 充電時間帯‒‒：‒‒ ～ ‒‒：‒‒
タイマー 放電時間帯‒‒：‒‒ ～ ‒‒：‒‒
蓄電池放電下限（平 / 停） 40 ％ / 10 %［決定］次へ運転パラメータ確認（2/2）
蓄電池充電上限

②

80 ％

を押す

「運転パラメータ設定」画面に戻ります。

［決定］設定メニューへ

39

設定・確認のしかた（つづき）□ 放電下限設定

蓄電池の放電量の下限値を設定します。放電下限値で設定した値まで放電可能です。
放電下限設定（平常時）値
停電に備えて常時確保しておきたい残量を設定します。停電に備えてより多くの残量を確保したい場合は数値を大きく設定してください。初期値は 40％です。
※平常時に設定値付近まで放電した場合、放電を停止します。
また、設定値を下回った場合、運転モードにかかわらず設定値を上回るように充電を行います。
放電下限設定（停電時）値
停電時にリンクユニット、およびリンクユニットに接続された太陽光パワーコンディショナを蓄電池から起動するために確保する残量を設定します。リンクユニット接続時のみ設定可能です。初期値は 10％です。

① メッセージが表示されます。確認し、②を押す

で放電下限設定（平常時）値を変更する
設定可能な範囲は 10%～ 70%です。

③④ メッセージが表示されます。確認し、40 ％で放電下限設定（停電時）値を変更するを押す
選択された放電下限設定値に変更され、「設定を受付けました。」
メッセージ表示後、運転パラメータ設定画面に戻ります。

40

値変更

［決定］次へを押す

設定可能な範囲は 0%～放電下限設定（平常時）値です。

⑥

平常時蓄電池放電下限（10％～70％）を押す

リンクユニットが接続されている場合は、放電下限設定（停電時）を設定します。
接続されていない場合は表示されません。

⑤

放電下限設定（平常時）放電下限設定（停電時）
停電時蓄電池放電下限（ 0％～40％）

10 ％
値変更

［決定］設定完了□ 自家消費モード詳細設定

自家消費モードでの運転に必要な以下の設定を行います。
充電時間帯
太陽光発電の余剰電力による充電に加えて、買電による充電も行うかを設定します。買電を行う場合は、その時間帯も設定します。
充電時間帯で「しない」を選択した場合の初期値は、充電時間帯は設定されません。蓄電池充電上限 100％です。
充電時間帯で「する」を選択した場合の出荷時の設定は、充電時間 01：00 ～ 06：00、蓄電池充電上限 80%です。
充電時間帯に設定した時間帯は放電を行いません。電力会社との契約プラン等をあらかじめご確認ください。
充電時間設定なし(充電時間帯「しない」)を選択した場合、余剰電力を使って充電します。電気の自給自足を目指したい方におすすめです。
充電時間設定あり(充電時間帯「する」)を選択した場合、余剰電力だけでは宅内で使用する電気が足りない場合に備え、深夜など電気代がお得な時間帯にも設定した上限まで充電します。電気をたくさん使われる方におすすめです。
蓄電池充電上限
設定した「充電時間帯」における、蓄電池への充電量の上限値を設定します。その時間帯以外は 100％まで充電します。

① 充電時間帯設定についての説明画面を確認し、充電時間帯設定の確認画面が表示されるまで

自家消費モード（時間帯）
太陽光の余剰電力以外に買電による充電をしたい場合の充電時間帯の設定を行います。

を押す

色々な使いかた［決定］次へ②

で「する」または「しない」を選択し、「する」を選択→を押す

自家消費モード（時間帯）③ へ進みます。

買電による充電を行うための充電時間帯を設定しますか？

「しない」を選択→ 「設定を受付けました。」メッセージ表示後、「運転パラメータ設定」画面に戻ります。

③

で変更する時間を切り換えて、

する
項目選択

で時間の数値を［決定］
設定完了

自家消費モード（時間帯）

変更する（時：1 時間単位、分：10 分単位）

④

しない

を押す

充電時間

01:00 － 06:00

値変更［決定］選択確定

蓄電池充電上限⑤ 蓄電池充電上限についての説明画面を確認し、を押す

蓄電池充電上限の設定画面が表示されます。

自家消費モード（蓄電池充電上限）
自家消費モードの充電時間帯における蓄電池充電量の上限を設定します。
設定範囲は放電下限設定で設定した
平常時蓄電池放電下限に連動します。
［決定］次へ⑥

で蓄電池への充電量の上限値を設定する
設定可能な範囲は、平常時蓄電池放電下限によって変動します。
平常値放電下限値の 10％から 2 倍までの範囲で設定可能です。

⑦

を押す

自家消費モード（蓄電池充電上限）
平常時蓄電池
放電下限

蓄電池充電上限（50%～80%）

40 %

80 %

値変更

［決定］選択確定「設定を受付けました。」メッセージ表示後、運転パラメータ設定画面に戻ります。

41

設定・確認のしかた（つづき）□ タイマーモード詳細設定

タイマーモードにおける、蓄電池の充電時間帯・放電時間帯を設定します。
初期値は、充電時間 01：00 ～ 06：00、放電時間 10：00 ～ 22：00 です。
電力会社と契約している時間帯別料金に合わせて、電気代が安い時間帯に充電の開始時間～終了時間を、電気代が高い時間帯に放電の開始時間～終了時間を設定してください。ただし、同じ時間帯に充電時間帯と放電時間帯を設定することはできません。太陽電池モジュールで発電した電気はなるべく電力会社に売電したい方におすすめです。
※充電時間帯が短く設定された場合は満充電にならないことがあります。
充電量および、充電が完了する時間は変動することがあります。

① 充電時間帯および放電時間帯についての説明画面を確認し、充電時間帯および放電時間帯の設定画面が表示されるまでを押す

タイマーモード（時間帯）
充電時間帯と放電時間帯を設定します。
充電時間帯のみの設定はできません。
［決定］次へ②で変更する時間を切り換えて、で時間の数値を変更する（時：1 時間単位、分：10 分単位）③

を押す

タイマーモード（時間帯）
充電時間

01:00 － 06:00

放電時間

10:00 － 22:00

値変更［決定］設定完了「設定を受付けました。」メッセージ表示後、運転パラメータ設定画面に戻ります。

■ブレーカ電流上限設定
充電時にリミッター（電流制限器）の動作（トリップ）を防止するための機能です。蓄電池への充電時間帯にリミッターが動作する場合は値を見直してください。
設定値を超えないように、充電を制御します。初期値は「無効」です。
「有効」に設定した場合の初期値は、「60 A」です。

①

でブレーカ電流上限設定を行うか（有効）行わないか（無効）を選択する②

を押す「無効」選択時は「設定を受付けました。」メッセージ表示後、メニュー画面に
戻ります。

③

でブレーカ電流上限設定値を変更する
5 A刻みで設定ができます。

④

ブレーカ電流上限設定
有

効

項目選択

無

効

［決定］選択確定

ブレーカ電流上限設定
ブレーカ電流上限（15A～120A）を押す設定された電流値に変更され、「設定を受付けました。」メッセージ表示後、メニュー画面に戻ります。

42

ブレーカ電流上限設定

60 A
値変更

［決定］設定完了□契約電力上限設定※実量制の電気料金契約向けの設定です。
充電時にピーク電力の発生を防止するための機能です。充電時間帯に、ピーク電力が発生している場合に設定してください。設定値は契約電力以下にしてください。設定値を超えないように、充電を制御します。初期値は「無効」です。「有効」に設定した場合の初期値は、「4.0 kW」
です。

①

で契約電力上限設定を行うか（有効）

契約電力上限設定行わないか（無効）を選択する②

契約電力上限設定を押す

有「無効」選択時は「設定を受付けました。」メッセージ表示後、メニュー画面に戻ります。

③
④

効

項目選択

無

効

［決定］選択確定

契約電力上限設定

で契約電力上限値を変更する

契約電力上限（1.0kW～12.0kW）

を押す

4.0kW

設定された電力値に変更され、「設定を受付けました。」メッセージ表示後、メニュー画面に戻ります。

値変更［決定］設定完了

色々な使いかた■ネットワーク確認
ネットリモコンのネットワーク設定状態を確認します。
※「ネットワーク選択」の設定により、表示は変わります。

① 設定状態を確認する■ 有線LAN設定時■ 無線LAN設定時

ネットワーク確認：有線ネットワーク確認：無線（1/2）

DHCP
IPアドレス
サブネット
ゲートウェイDNSサーバ

簡単設定
SSID
認証方式
暗号化方式

有効
192.168.001.010
255.255.255.000
192.168.001.001
192.168.001.001［決定］メニューへ

ページ切換

有効
xxxx
－
－

［決定］メニューへ■ ネットワーク無効設定時

ネットワーク無効が選択されています。
［決定］メニューへ

ネットワーク確認：無線（2/2）②「無線LAN」に設定されているときは③

DHCP
IPアドレス
サブネット
ゲートウェイDNSサーバ有効192.168.001.010
255.255.255.000
192.168.001.001
192.168.001.001

ページ切換［決定］メニューへ

で画面を切り換えるを押す
メニュー画面に戻ります。

43

設定・確認のしかた（つづき）■ネットワーク設定
ネットワーク設定メニューを表示します。
※起動時など、IPアドレス自動取得中は、ネットワーク設定の変更はできません。
しばらく待ってから実施してください。

①②

で設定したい項目を選択するを押す
選択した項目の画面が表示されます。

ネットワーク設定メニュー
ネットワーク選択設定
無線LAN接続設定
IPアドレス設定
設定初期化

項目選択

［決定］設定画面へ□ ネットワーク選択設定

ネットワークに接続または無効を選択することができます。接続の場合、有線または無線を選択できます。お使いの環境に合わせて設定してください。

①②

でネットワークの接続方式を選択する

ネットワーク選択設定
有線LAN
無線LAN

を押す

設定された方式に変更され、「設定を受付けました。」メッセージ表示後、「ネットワーク設定メニュー」画面に戻ります。

ネットワーク無効
項目選択［決定］設定完了□ 無線LAN接続設定

無線LANで接続する場合の設定を行います。
※初期値は「簡単設定」です。

①②

で設定方式を選択する

無線LAN接続設定
簡単設定

を押す

手動設定

③ へ進みます。
「手動設定」を選択→ ⑤ へ進みます。
「簡単設定」を選択→③ メッセージを確認し、を押す「接続処理中」メッセージ表示後、接続完了画面が表示されます。
接続に失敗した場合は、無線LANの環境を確認し、再度実施してください。

④ メッセージを確認し、を押す「ネットワーク設定メニュー」画面に戻ります。

項目選択［決定］選択確定

無線LAN接続設定
簡単接続を実施します。
無線LANルータを登録モードに
設定し、
［決定］
を押して
接続を開始してください。
［決定］接続開始

無線LAN接続が完了しました。
【SSID】xxxx［決定］設定メニューへ44

【SSID設定】
初期値は「123」です。
変更するときは「←」を選択して設定文字を削除してから、設定してください。

⑤ メッセージを確認し、⑥⑦

無線LAN接続設定

を押す
で、SSIDの文字を選択する

手動で無線接続設定を行います。
無線LANルータの設定をご確認のうえ、実施してください。
［決定］次へを押す

選択した文字が画面下部に追記表示されます。
「←」を選択すると、画面下部に表示されている文字を 1 文字削除します。
「切換」を選択すると、選択する文字種を切り換えます。

⑧「完了」を選択し、SSID設定：1～32文字
ABCDEFGH I J K LM
N O PQRS T U V W X Y Z
0 1 2345 6 7 8 9

←
切換
完了

123_

を押す

選択移動

画面下部に表示された文字がSSIDとして登録され、「認証方式・暗号化方式」画面が表示されます。

［決定］選択確定

SSID設定：1～32文字
a b c d e f g h i j k l m
ｎ o p q r s t u vwx y z
0 1 2 3 4 56 789

←
切換
完了

123_

色々な使いかた選択移動［決定］選択確定

SSID設定：1～32文字! “ # $ % & �( ) * + , - ←. / : ; < = > ? @ [ ¥ ] ^ 切換
_ ` { | } ~ �
完了
123_
選択移動

［決定］選択確定【認証方式・暗号化方式】⑨ 認証方式および暗号化方式を確認し、「パスワード入力方法」画面が表示されます。

を押す

認証方式・暗号化方式
以下の方式で接続します。
認証方式： WPA2
暗号化方式：TKIP or AES（自動判別）［決定］次へ45

設定・確認のしかた（つづき）【パスワード設定】⑩⑪

でパスワード入力方法を選択する

パスワード入力方法
文字列

を押す

16進 数

「パスワード」画面が表示されます。

⑫⑬

で、パスワードの文字を選択する
を押す

項目選択

［決定］選択確定

パスワード設定：8～63文字
ABCDEFGH I J K LM
N O PQRS T U V W X Y Z
0 1 2345 6 7 8 9

←
切換
完了

＿

選択した文字が画面下部に追記表示されます。
「←」を選択すると、画面下部に表示されている文字を 1 文字
削除します。「切換」を選択すると、選択する文字種を切り換えます。
認証方式別、パスワードの文字数条件は以下のとおりです。
文字列：8 ～ 63 文字で設定してください。
16 進数：64 桁で設定してください。

選択移動［決定］選択確定

パスワード設定：8～63文字
a b c d e f g h i j k l m
ｎ o p q r s t u vwx y z
0 1 2 3 4 56 789

←
切換
完了

＿
選択移動

［決定］選択確定

パスワード設定：8～63文字! “ # $ % & �( ) * + , - ←. / : ; < = > ? @ [ ¥ ] ^ 切換
_ ` { | } ~ �
完了
＿
選択移動

⑭「完了」を選択し、を押す

パスワードが設定され、「無線LAN接続設定」画面が表示されます。

［決定］選択確定

パスワード設定：64桁（16進数）
0123456789ABCDEF
← 完了
＿
選択移動

⑮

を押す
無線LAN接続設定が登録され、「ネットワーク設定メニュー」画面が表示されます。

［決定］選択確定

無線LAN接続設定
簡単設定
SSID
認証方式
暗号化方式

無効
xxxx
WPA/WPA2
自動判定［決定］設定完了

46

□ IPアドレス設定

IPアドレスの設定を行います。
※初期値（自動取得（DHCP有効））でご利用する場合は設定不要です。

①②

で設定方式を選択する

IPアドレス設定
自動取得（DHCP有効）を押す

手動設定（DHCP無効）③ へ進みます。
「無効」を選択→ ④ へ進みます。
「有効」を選択→【DHCP設定】③ メッセージを確認し、［決定］設定画面へ

IPアドレス設定を押す「アドレス取得中」メッセージ表示後、「IPアドレス設定」画面が表示されます。→

項目選択⑯ へ進みます。

接続に失敗した場合は、ネットワークの環境を確認し、再度実施してください。

DHCP で IP アドレスを自動取得します。
［決定］を押して取得を開始してください。
［決定］取得開始

IPアドレス設定
有効192.168.001.010
255.255.255.000
192.168.001.001
192.168.001.001

色々な使いかたDHCP
IPアドレス
サブネット
ゲートウェイDNSサーバ［決定］設定メニューへ【固定IPアドレス手動設定】④

で変更する桁を切り換える⑤

で、IPアドレスを変更する⑥

を押す
IPアドレスが設定され、「サブネットマスク設定」画面が表示されます。
で変更する桁を切り換える⑧

で、サブネットマスクを変更するを押す
サブネットマスクが設定され、「デフォルトゲートウェイ設定」画面が表示されます。

⑩

で変更する桁を切り換える⑪

で、デフォルトゲートウェイを変更する⑫

IPアドレス
192.168.001.010
値変更［決定］次へIPアドレス設定（2/4）
サブネットマスク⑦⑨

IPアドレス設定（1/4）

2 5 5 . 2 5 5 . 2 5 5 .0 0 0
値変更［決定］次へIPアドレス設定（3/4）
デフォルトゲートウェイ
192.168.001.010
値変更［決定］次へを押す
デフォルトゲートウェイが設定され、「DNSサーバ設定」画面が表示されます。

47

設定・確認のしかた（つづき）⑬

で変更する桁を切り換える⑭

で、DNSサーバのアドレスを変更する⑮

IPアドレス設定（4/4）
DNSサーバアドレス
192.168.001.010
値変更

を押す
DNSサーバが設定され、「IPアドレス設定」
画面が表示されます。

⑯ IPアドレス設定内容を確認し、を押す「ネットワーク設定メニュー」画面に戻ります。

［決定］確認画面へ

IPアドレス設定
DHCP
IPアドレス
サブネット
ゲートウェイDNSサーバ無効
192.168.001.010
255.255.255.000
192.168.001.001
192.168.001.001［決定］設定完了□ 設定初期化

ネットワークの設定状態を初期値（工場出荷状態）に戻します。

①「はい」を選択し、ネットワーク設定初期化

を押す

初期化処理中のメッセージが表示されます。（最大 1 分）
ネットワークの設定が工場出荷状態に戻され、「設定を受付けました。」
メッセージ表示後、「ネットワーク設定メニュー」画面に戻ります。

ネットワークの設定を
工場出荷状態に戻します。
初期化を実施しますか？

はい

いいえ

項目選択

［決定］選択確定■ブザー音量設定
お知らせ発生時などのブザー音量を設定します。初期値は「小」です。

①②

ブザー音量設定でブザー音量を選択する
ブザー音量を選択した状態で、大を押す

設定した音量の「ピッ」というブザー音が試聴できます。

③

中
小

で試聴

切
項目選択

［決定］設定完了を押す
選択されたブザー音量に変更され、「設定を受付けました。」メッセージ表示後、メニュー画面に戻ります。

■表示節電設定
設定した時間、操作がなければ自動で画面のバックライトが消灯します。初期値は「1 分後消灯」です。

①②

で消灯までの時間を選択するを押す
選択された表示節電設定に変更され、「設定を受付けました。」
メッセージ表示後、メニュー画面に戻ります。

48

表示節電設定10 秒 後 消 灯
1分後消灯
10 分 後 消 灯
項目選択［決定］設定完了

■液晶・ランプ設定
液晶・ランプ設定メニューを表示します。

①②

で液晶・ランプ設定メニューを選択する

液晶・ランプ設定
液晶設定
ランプ設定

を押す
選択したメニューの画面が表示されます。

項目選択［決定］設定画面へ□ 液晶設定液晶画面の明るさとコントラストを設定します。初期値は、明るさ：10、コントラスト：15 です。

①

で変更する項目を切り換える②

で段階を変更する

③

を押す

液晶設定
明るさ（1～10）

10

コントラスト（1～30）

15

値変更

［決定］設定完了

色々な使いかた設定された明るさとコントラストに変更され、「設定を受付けました。」メッセージ表示後、メニュー画面に戻ります。

□ ランプ設定

お知らせランプと運転／停止ランプの明るさを設定します。初期値は「10」です。

①②

で段階を変更するを押す設定された明るさに変更され、「設定を受付けました。」メッセージ表示後、メニュー画面に戻ります。

ランプ設定
明るさ（1～10）値変更

10［決定］設定完了49

設定・確認のしかた（つづき）■日時設定
ネットリモコンの日時を設定します。

①

で変更する年・月・日・時・分を切り換える②

で数値を変更する

2022/01/01 00:00（1 年・1 月・1 日・1 時・1 分単位）

③

日時設定

値変更

［決定］設定完了を押す設定された日時に変更され、「設定を受付けました。」メッセージ表示後、メニュー画面に戻ります。
※ 外部機器を接続している場合、日時情報は外部機器の日時が自動的に同期されます。
※ ネットリモコンで出力制御が設定されている場合は、± 10 分の範囲で出力制御設定ありの場合設定できます。
時刻調整
1日につき±10分の範囲で調整できます。
現在時刻
09:00
値変更

＋ 5分
［決定］設定完了■バージョン確認
ネットリモコンのバージョン情報を確認します。

① バージョン情報が表示されるバージョン確認を押すとメニュー画面に戻ります。

ファームウェア

1.0

出力制御

3.0

MACアドレス（有線）1234567890AB
MACアドレス（無線）8901234567CD□ ファームウェアの更新確認① バージョン確認画面で［決定］更新確認へ

更新ファイルなし

を押す

ファームウェア更新ファイルがなければメッセージを確認し、を押してメニューに戻ります。

②「はい」を選択し、「いいえ」を選択すると、メニュー画面に戻ります。

50

ファームウェア更新
ご使用のファームウェアは最新のバージョンです。
更新の必要はありません。
［決定］メニューへを押す→③へ進みます。

更新ファイルあり
最新のファームウェアがあります。ファームウェアの更新を実施します。

はい

いいえ

項目選択

［決定］選択確定

③ メッセージを確認し、を押す

お知らせランプが赤点灯し、運転停止後ファームウェアの更新を開始します。
更新が終了すると、お知らせランプが消灯します。
自動でネットリモコンは再起動しトップ画面に戻ります。
ご注意● 更新中は内部処理をしていますので、故意に電源を切らないでください。
● 所要時間目安は更新するファームウェアの内容によって変化します。
● 再起動時はトップ画面に戻ります。運転状態を確認してください。
● ファームウェア更新に失敗するとお知らせランプが赤点滅します。
その場合は、裏表紙記載のお客さま相談窓口にご連絡ください。

更新を開始します。
【所要時間目安：3分】［決定］更新開始

ファームウェア更新中です。
しばらくお待ちください。

再起動
連系運転中 自家消費

15 : 30

80％
手動

発電中

商用電源
入力中

TOP

1

2

3

接続台数：1 台

色々な使いかた自 100
200

5.0 kW 充電中 3.0 kW■抑制累積時間確認
電圧上昇抑制運転を行った累積時間を確認できます。

① 確認する多機能パワーコンディショナや太陽光パワーコンディショナを選択する②

を押し、確認する③

を押す

抑制累積時間確認

パワコン1

電圧抑制累積時間0分［決定］メニューへ

メニュー画面に戻ります。

■ECHONET Lite設定
ECHONET Lite™通信を行うため、有効に設定します。
※初期値は「有効」です。

①②

で「有効」または「無効」を選択する
を押す「設定を受付けました。」メッセージ表示後、メニュー画面に戻ります。

ECHONET Lite設定
ECHONET Lite設定
取扱説明書／施工説明書の内容に従って設定してください。

有効

無効

項目選択

［決定］設定完了

51

設定・確認のしかた（つづき）■その他の設定□ 出力制御出力制御メニュー出力制御設定を行います。
遠隔出力制御を行う場合には、必ず設定する必要があります。

スケジュール確認
発電量確認
出力制御設定項目選択［決定］設定画面へ• 外部機器で出力制御が有効な場合、右図の表示が出ます。
上位機器による出力制御が有効なため設定できません。

を押す。出力制御メニューに戻ります。
接続している外部機器の施工説明書をご確認ください。
外部機器で出力制御を行う場合、ネットリモコンでの出力制御の設定はできません。

［決定］設定メニューへ• 出力制御設定が無効の場合、右図の表示が出ます。
出力制御が無効なため確認できません。

を押す。出力制御メニューに戻ります。

［決定］設定メニューへ□ スケジュール確認

出力制御の予定（経過分含む）を表示します。
１ヶ月スケジュールと１日スケジュールを確認します。

①

固定スケジュールの残日数：31日

で確認したいスケジュールを選択する

1ヶ月スケジュール②

1日スケジュール

を押す

③

項目選択

で確認したい「月」または「日」を1ヶ月スケジュールスケジュール確認（1 ヶ月）

選択する

④

スケジュール確認を押す⑤ 設定状況を確認し、1日スケジュール
スケジュール確認（1 日）

2022/01
値変更を押す［決定］選択確定［決定］設定確定

2022/01/01
値変更［決定］選択確定

カレンダー 2022/03 出力制御設定値

設定状況（2022/03/01）（1/3）［%］1○ 2○ 3○ 4○ 5○ 6○ 7○
8○ 9○ 10○ 11○ 12○ 13○ 14○
15○ 16○ 17○ 18○ 19○ 20○ 21○
22○ 23○ 24○ 25○ 26○ 27○ 28○
29○ 30○ 31○○：出力制御有り �：情報未取得

00:00

10 03:00- - - 06:00

70

80
20 06:30
00:30
20 03:30
1 か月スケジュールは、出力制御の有無を
90
30 07:00
01:00
30 04:00
表しています。
100
40 07:30
01:30
40 04:30
050 08:00
02:00
50 05:00
1 日スケジュールは、時刻と制御割合を
1060 08:30
02:30
60 05:30
表しています。
［決定］メニューへ
ページ切換 ［決定］メニューへ
例えば、10 と記載されている場合には10%に出力を制御することを示します。
※出力制御運転中は、売電量が少なくなる可能性がありますが、蓄電池ユニットに空き容量があれば、売電できない余剰の発電電力も充電します。

52

□ 発電量確認

発電量を確認します。

①

確認対象選択で確認したい多機能パワーコンディショナや太陽光パワー

パワコン1
パワコン2

コンディショナを選択する

②
③
④

を押す

項目選択

で発電量を確認したい「年月日」を選択する

発電量確認

2022/01/01

を押す⑤ 設定状況を確認し、［決定］入力画面へ

値変更

を押す

［決定］設定確定

発電量 2022/01/01 (1/3)[kWh] ハﾟワコン 1

時刻と制御割合を表しています。
00:30
例えば、5.00 と記載されている場合には 5.00 kWh発電したことを示します。 01:00
01:30
00:00

02:00
02:30

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

03:00
03:30
04:00
04:30
05:00
05:30

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00

06:00
06:30
07:00
07:30
08:00
08:30

2.00
3.00
4.00
5.00
5.00
5.00

ページ切換 ［決定］メニューへ出力制御設定を行います。
※設定は、お客様ではできません。お買い上げの販売店または施工店もしくはメーカーサービスマンにて設定を行います。

色々な使いかた□ 出力制御設定

出力制御設定本画面以降は出力制御の設定画面です。機器メーカーなどの作業者以外の使用は禁止されています。
本画面以降の操作は記録されます。
［決定］次へ53

設定・確認のしかた（つづき）■自動/手動切換設定

停電時、および停電復旧時に自立運転や連系運転に切り換える方法を設定します。初期値は「手動切換」です。

自動切換設定時の注意事項⁃ 停電すると、自立負荷の状態によらず、バックアップ回路へ自動で給電を開始するため、29 ページも併せてご確認ください。
· 電力切替ユニットを分電盤一次側設置で使用している場合にも、下記の接続不可の機器は使用できません。
〔バックアップ回路に接続不可の機器の例〕· 電気ストーブ、電熱調理器具などの、高温部が露出し、かつ安全装置がない器具⁃ 電力切替ユニットを分電盤一次側設置で使用している場合には、使用する機器を減らしてください。同時に使用できる電力には限りがあります。自立運転が自動停止した場合、使用中の電気機器を一部停止し、消費電力を小さくすると、自動的に運転を再開します。（消費電力オーバーを連続で繰り返すと、エラーの解除操作が必要になります）⁃ 蓄電池が無い場合、太陽光発電システムの発電状況により停電時のバックアップは不安定となります。
電力切替ユニットに接続する機器が停電時に自動切換で一斉に起動すると、発電量が足りないため保護装置が働き、停止する場合があります。電力切替ユニットに接続する機器は必要最低限の接続としてください。
蓄電池が無い場合は手動切換を推奨します。
運転停止状態で設定を行ってください。

① トップ画面でを押す「メニュー（1/3）」画面が表示されます。

②+

を同時に長押しする

確認メッセージが表示されます。

自立/連系切換設定
停電発生時、
バックアップ回路の電源供給を自動で行うか、手動で行うかを設定します。
［決定］設定画面へ

自立/連系切換設定

③

を押す

自動切換

自動/手動切換の画面が表示されます。

④

で切換方法を選択する

手動切換
項目選択

［決定］選択確定「手動切換」選択時⑤

を押す
設定時の注意メッセージが表示されます。

⑥

を押す
設定された切換方法に変更され、「設定を受付けました。」
メッセージ表示後、メニュー画面に戻ります。
※ を押すと操作はキャンセルとなり、前画面に戻ります。

手動切換設定停電時、自立運転への切換
確認画面が表示され、釦操作で自立運転を開始します。復電時も釦操作で連系運転を開始します。
［決定］設定完了「自動切換」選択時
自動切換設定医療・防犯機器、デスクトップ
パソコン等、電源が切れると生命や財産に損害を及ぼす恐れのある機器は使用しないでください。
［決定］次へ

自動切換設定停電から復帰したときに自動的に運転を開始する電熱器具等を使用している場合は、自動切換に設定しないでください。
［決定］設定完了

54

自動切換に設定した場合の停電時の動作
平常時

停電発生

自立運転開始停電復旧

一般回路
バックアップ回路

数十秒
バックアップ回路の機器も一旦消灯します。

数十秒
バックアップ回路の機器は一旦消灯します。

色々な使いかた55

ファームウェアアップデートについて
重要！
ファームウェア更新中は、多機能パワーコンディショナの運転が停止し、売電などはできません。
また、更新完了後はトップ画面に戻ります。必ず運転状態を確認してください。

ネットリモコンの新しいファームウェアがダウンロードされると、トップ画面にファームウェア
更新のお知らせが表示されます。

を押す

連系運転中 自家消費80％

ファームウェア更新の確認画面が表示されます。

発電中
自 100
200

「はい」を選択してを押す「いいえ」を選択すると、トップ画面に戻り、ファームウェア
更新のお知らせは消えます。運転中などのため、後日更新したいときは、一旦「いいえ」を選択し、メニュー画面のバージョン確認（50 ページ参照）にて実施してください。

メッセージを確認して

15 : 30

最新のファーム
ウェアがありますファームウェア更新
最新のファームウェアがあります。ファームウェアの更新を実施します。

はい

いいえ

項目選択

［決定］選択確定を押す

更新を開始します。
【所要時間目安：3分】

お知らせランプが赤点灯し、運転停止後ファームウェアの更新を開始します。更新が終了すると、お知らせランプが消灯します。自動でネットリモコンは再起動しトップ画面に戻ります。
ご注意● 更新中は内部処理をしていますので、故意に電源を切らないでください。
● 所要時間目安は更新するファームウェアの内容によって変化します。
● 再起動時はトップ画面に戻ります。運転状態を確認してください。
● ファームウェア更新に失敗するとお知らせランプが赤点滅します。その場合は、本書記載のお客さま相談窓口にご連絡ください。

2.5 kW 充電中 1.5 kW

商用電源
出力中

［決定］更新開始

ファームウェア更新中です。
しばらくお待ちください。

消灯

再起動
連系運転中 自家消費

15 : 30

80％
発電中
自 100
200

56

2.5 kW 充電中 1.5 kW

商用電源
出力中

TOP

1

2

3

接続台数：1 台

システムを停止したい＜維持充電＞ 蓄電池あり
長期間、システムを停止される場合には、必ず「維持充電」運転を行ってください。
※通常使用時には設定は必要ありません。

●多機能パワーコンディショナは運転を停止しても、待機電力を消費します。
●住宅分電盤の太陽光発電システム連系ブレーカを切るときなど、長期間停止するときは、
多機能パワーコンディショナの運転を「維持充電」状態にしてください。（下記手順参照）
蓄電池が残量０％の状態で充電ができない状況がおおむね 1 ～ 2 日続くと、蓄電池ユニットの過放電を防止するために、蓄電池ユニット内部の開閉器が自動的にOFF（切）になります。
開閉器がOFF（切）になった場合は、蓄電池ユニットを再度使用する際にメンテナンスが必要となります。
長期間、蓄電池ユニットの開閉器がOFF（切）の状態で放置しますと蓄電池ユニットの交換（有償）が必要になる場
合があります。
「維持充電」状態にしておくと、住宅分電盤への入出力は停止しますが、太陽光発電による電力が蓄電池ユニットに充電され、過放電を防止します。ただし太陽電池モジュールが接続されていない場合、または既存の太陽光発電システム（太陽電池モジュール、太陽光パワーコンディショナ）をそのままご使用される場合は、蓄電池ユニッ
トに充電できません。
システム全体を停止すると、蓄電池に充電されなくなります。長期間継続すると蓄電池の充電容量が減ります。
維持充電にすることで、蓄電池の残容量を 40%以上になるようにします。
※太陽光からのみ充電します。商用電源からは充電しません。

を押す

運転/停止切換運

転太陽光から蓄電池への

維持充電
停

止

項目選択

選択し、

を押す

「維持充電」が開始されます※運転を停止する場合には、選択画面で「停止」を選択してください。

［決定］設定完了

こんなときはを操作し、「維持充電」を充電のみの運転を開始します。

維持充電を受付けました
太陽光から蓄電池の充電のみを行います

15 : 30

維持運転中

35％
発電中
自 100
200

1.5 kW 充電中 1.5 kW

商用電源
待機中

TOP

1

2

3

接続台数：1 台

57

システムを停止したい＜停止＞
運転を停止するには

を押す

「停止」を

で選択し、

を押す

「運転停止を受付けました」と表示され、トップ画面が表示されます。
「停止中」となります。
連系停止中 自家消費

運転/停止切換運

転

運転停止を受付けました。

維持充電
停

止

項目選択

運転を停止します。
［決定］設定完了

15 : 30

80％
停止中
自 100
200

0.0 kW 停止中 0.0 kW

商用電源
停止中

TOP

3

0.0 kW

停止中
商用電源
停止中

2

15 : 30

連系停止中

自 100
200

1

接続台数：1 台

TOP

接続台数：1 台（蓄電池なしの場合）ご注意● 蓄電池あり の場合には、長時間運転を停止すると、蓄電池ユニットの残量が過放電となる可能性があります。長期間、システムを停止される場合には、必ず「維持充電」運転を行ってください。
● 転居などにより、システムを停止させたい場合は、開閉器および蓄電池ユニット内部の開閉器をOFF（切）にするため、メンテナンスが必要となります。お買い上げの販売店または施工店、あるいは本書記載のお客さ
ま相談窓口にご相談ください。

運転を再開したい＜再開＞■システム全体を停止した場合（ 蓄電池なし の場合）
システム全体の停止を依頼した販売店または施工店に、運転の再開をご依頼ください。

■維持充電を行っている場合（ 蓄電池あり の場合）
「システムを停止したい＜維持充電＞」の手順 2 で「運転」を選びを押してください。

「運転開始を受付けました」と表示され、トップ画面が表示されます。約 5 分後に連系運転を開始します。

58

AiSEG2 を接続している場合
本製品はHEMS（HEMSとは「Home Energy Management System」の略で、家庭で使うエネルギーを節約するための管理システムです。）と連携するためのECHONET Lite通信プロトコルを搭載しています。ネットワークに接続することにより、太陽光発電電力や蓄電池ユニットの充放電電力などの情報をHEMSに表示することができます。
また、インターネットを通じて、ファームウェアアップデートが可能となります。
AiSEG2 にV2H蓄電システムを登録する方法は、AiSEG2 の設定マニュアルや取扱説明書をご確認ください。
ネットワーク接続の設定方法は、本書の「設定・確認のしかた」をご確認ください。

パワーアップ充電について
本製品は、系統側の定格出力電力 6.0 kWに対し、太陽光の定格入力電力を 9.0 kWとしている
ため、その差分を蓄電池ユニットに蓄え、有効活用できる「パワーアップ充電」機能を搭載しています。
※太陽電池モジュールを 6.0 kW超接続している場合、かつ、蓄電池ユニットの充電電力に余力がある場合に限ります。運転モードの設定によっては機能しない場合があります。（24 ページ）

こんなときは59

点検コードが表示されたとき下記内容をご確認の上、対処方法をお試しください。
確認の結果、異常がある場合はお買い上げの販売店までご連絡ください。

ネットリモコンのお知らせを確認してください

お知らせの内容を元に、取扱説明書を確認し、対処を行ってください

確認した後、異常がある場合には、お買い上げの販売店までご連絡ください●点検コードの確認方法

自立停止中 自家消費

15 : 30

80％
停止中

ピーピー
ピー…

自 100
200

0.0 kW 停止中 0.0 kW

バックアップ お知らせがあります
10U157
停止中「お知らせがあります」が表示されていることを確認します。

60

お知らせ確認
電気の使い過ぎです。
使用する機器を減らして決定を押してください。
10U157［決定］トップ画面へを押すことで、ブザーが止まりお知らせ発生内容が表示されます。

点検コードの内容と対処のしかた
点検コードは、ネットリモコンで表示されます。正常な運転ができないときには、お知らせランプの点滅と共に、お知らせアイコン、お知らせ情報の表示がされます。
状況により、運転を停止することがあります。

■お知らせ発生時の表示画面

自立停止中 自家消費

15 : 30

お知らせ
アイコンが点滅

80％
自立停止中 自家消費停止中

15 : 30

80％
停止中
自 100
200

自 100
200

0.0 kW 停止中 0.0 kW

0.0 kW 停止中 0.0 kW

バックアップ お知らせがあります
10U157
停止中

お知らせ情報の表示

バックアップ お知らせがあります
10U157
停止中

お知らせランプが点滅

点検コードの表示（蓄電池部ありでの画面表示例）■点検コードの体系

点検コードは、アルファベットを含む６桁で表されます。問題が発生している機器や点検コード種別、発生内容を特定することができます。
システムID、機器IDは接続される機器に依存するため、以降、本説明書では省略して表記します。

点検コード種別

こんなときは・機器や商用電源の点検コード種別E: 商用電源側での問題であり、故障ではありません。
P: 問題が解決され次第、自動で復帰します。
U: お知らせ情報の確認や対処を行うことで、運転を再開します。
H、F : お買い上げ販売店または、お客さま相談窓口へご連絡ください。

発生箇所番号

10U157・点検コードが発生している箇所の番号
0 : 商用電源側
1 : 多機能パワーコンディショナまたはパワコン本体（商用電源側）
3 : 多機能パワーコンディショナまたはパワコン本体（太陽光側）
5 : 蓄電池用コンバータまたは蓄電池
7 : V2H スタンド
8 : 蓄電システム全体
9 : ネットリモコンまたはリンクユニット

点検内容番号・個別の点検コード内容番号

機器 ID（機器番号）

・点検コードが発生している機器番号

システム ID（システム番号）・点検コードが発生しているシステム番号（通信アドレス）61

点検コードが表示されたとき（つづき）■Eの点検コード（商用電源側）の内容と対処のしかた
これは故障ではありません。

点検コード

内容と対処

001 ～ 014

· 停電または商用電源の乱れによる運転停止原因が解消されれば、自動的に運転を再開します。
· 住宅内の他の電気製品が正常に使用できるにもかかわらず、長い間この状態が継続する場合
は、太陽光発電システム連系ブレーカが OFF（切）でないかを確認し、OFF（切）であればON（入）にしてください。
※ 太陽光発電システム連系ブレーカが頻繁にOFF（切）になるようであれば、お買い上げの販売
店または施工店にご連絡ください。

■P（自動復帰）、U(対処により運転再開)の点検コードの内容と対処のしかた
お知らせランプと共に画面のお知らせアイコン、お知らせ情報によりシステムの問題を表示します。
お知らせ情報をご確認の上でご対応ください。
Pの点検コード：正常な状態やネットリモコンの操作で 10 秒～数分後（整定値の復帰時間設定値）に自動的に運転を再開します。
Uの点検コード：ネットリモコンに表示されるお知らせ情報の表示内容の確認や操作や、下記に記載の対処をする
ことで、運転を再開します。
お知らせ情報の表示は、を押してください。

同じ点検コードが頻繁に表示されるときは、お買い上げの販売店または施工店にご連絡ください。

点検コード

62

内容と対処

101 ～ 125、127 ～ 139· 多機能パワーコンディショナで問題があり、保護のため運転停止しました。

126、347· 多機能パワーコンディショナの設置環境が使用可能範囲外です。
温度の回復を待ってください。

150 ～ 158

· 自立運転時、使用する機器が多い可能性があります。使用する機器を減らしてください。

160 ～ 169

· 自立運転中に問題があり、保護のため運転停止しました。

301 ～ 346

· 太陽光入力側で問題があり、保護のため運転停止しました。

501 ～ 591

· 蓄電池用コンバータで問題があり、保護のため運転停止しました。

701 ～ 796

· V2Hスタンドの取扱説明書を確認してください。

801· 遠隔出力制御データが受信できていません。外部機器との通信や設定を確認してください。

802 ～ 806

· 各機器に通信で問題があり、運転を停止しました。

899· 停電または商用電源の乱れにより運転停止しました。ネットリモコンの画面にお知らせが表示されます。頻繁に表示されるようであれば、お買
い上げの販売店または施工店にご相談ください。

901 ～ 903

· 多機能パワーコンディショナや太陽光パワーコンディショナで信号異常のため、運転停止しました。

952· 時刻が設定されていません。時刻を設定してください。

958 ～ 963

· 出力制御を行う上で、必要な条件が揃っていません。

981 ～ 992

· リンクユニットで問題があり、保護のため運転停止しました。

■H、Fの点検コードの対処のしかた
ネットリモコンの画面指示に従ってください。正常に動作しない場合には、お買い上げの販売店または施工店にご連絡ください。
特に注意すべき点検コードを下記に記載しています。

点検コード

内容と対処
· 蓄電池水没を検知しました。感電の恐れがあるため、運転停止しました。
蓄電池ユニットに触れないでください。

592■ネットワークアイコンが点滅しているときはトップ画面のネットワークアイコンが点滅しているときは以下の状態です。

アイコン表示ネットワーク接続状態

2 秒点滅 DHCPサーバ（ルーター）からIPアドレス取得中
1 秒点滅 DHCPサーバ（ルーター）からIPアドレス取得失敗のため固定IPアドレスで動作中
1 秒点滅 IPアドレスが重複

こんなときは63よくあるお問い合わせ●十分な日射があり、発電量が少ないときについて十分な日射がある時に多機能パワーコンディショナが最大電力付近で運転を続けると、多機能パワーコンディ
ショナの放熱フィンや上面などが温度上昇し、ある温度になると抑制運転をすることがあります。多機能パワー
コンディショナの保護機能ですので、故障ではありません。
多機能パワーコンディショナが熱くなっていることがありますので、不用意に手を触れないでください。やけどの原因になることがあります。
多機能パワーコンディショナの設置されている周囲温度が高い可能性がありますので、頻繁に発生する場合には、お買い上げ販売店または施工店にご確認ください。

●積雪時の運転について

太陽電池モジュール上に積雪があると、太陽光がさえぎられるため発電量が減ります。積雪量が増えてくると多機能パワーコンディショナが停止することがありますが、故障ではありません。太陽電池モジュール上の積雪が減れば自動的に運転を再開します。
蓄電池あり のシステムで、停電状態かつ積雪などで太陽電池モジュールの発電ができず、蓄電池に充電できない状態が続くと、蓄電池の過放電保護の機能により蓄電池が使用不可となる可能性があります。
太陽電池モジュール上の積雪を減らすなどして、常に運転できる状態にしてください。

●多機能パワーコンディショナのにおいについて

多機能パワーコンディショナの使用当初や運転状況により、においがすることがありますが故障ではありません。

●放電しない場合 蓄電池あり
多機能パワーコンディショナは、売電中蓄電池から放電できません。
売買電を検出するセンサーは、L1 相、L2 相に 2 個接続されています。L1 相、L2 相の両方に、100 W程度の買電がないと放電を開始できません。

●一括制御リモコン(別売品)「リモート無効機器あり 本体運転／本体停止」の表示について

以下の場合は、一括制御リモコンの表示部に「リモート無効機器あり 本体運転/本体停止」と表示されます。
各太陽光パワーコンディショナの施工説明書に従って設定してください。

・マルチストリングパワーコンディショナ
機器間通信選択を適切に選択していない場合。(施工業者による作業が必要)
運転SWを「リモート」設定していない場合。
・屋内用パワーコンディショナ
機器間通信選択を適切に選択していない場合。(施工業者による作業が必要)
運転スイッチを「運転」にしていない場合。
上記の対処を行っても、「リモート無効機器あり 本体運転/本体停止」が表示される場合には、お買い上げの販売
店または施工店にご相談ください。

●自立運転中にバックアップ回路（自立運転出力回路）に接続している機器に電力が供給されなくなった。

使用する機器が多い可能性があります。使用する機器を減らしてください。（29 ページ参照）
電力切替ユニット（特定負荷ブレーカ付）または、バックアップ用住宅分電盤を使用している場合には、内部のブレーカが電気の使いすぎによりOFF（切）になった可能性があります。
下記の条件に当てはまる場合、電力切替ユニット（特定負荷ブレーカ付）、または、バックアップ用住宅分電盤ブレーカの状態を確認し、ブレーカがOFF（切）になっている場合には、使用する機器を減らし、ブレーカをON（入）にしてください。

・お知らせ情報（点検コード）が表示されない。
・リモコン画面には自立運転中の表示がされている●移設と廃棄時のご注意

・使用後の太陽光発電システムは、関係法令（廃棄物処理法、建設リサイクル法など）に従って産業廃棄物として速やかに適切に廃棄してください。詳しくは、平成 30 年 12 月 27 日に環境省より公表された「太陽光発電設
備のリサイクル等推進に向けたガイドライン（第二版）」を参照ください。
・取り外し、移設、廃棄等を行う場合は、専門技術を要するため、必ずお買い上げの販売店へお問い合わせください。

64こんなときは65

点検停止のお知らせについて
蓄電池の性能は経年により劣化し、ある限度以上劣化すると使用できなくなります。
使用環境、充放電の動作状況により、劣化の速度が異なります。
点検停止が必要となる 6 か月、３か月、１か月前にネットリモコンにブザー音と共に、点検停止のお知らせが表示されます。（機種により、蓄電池ユニット本体のランプも点灯します）· 定期的な点検停止の場合、初回は約 10 年 6 か月、2 回目以降は点検後 2 年 6 か月
· 蓄電池の容量が規定値に近づいた場合
インターネットに接続している場合、ネットリモコンから点検を実施することで継続使用が可能になる場合があります。
インターネットに接続していない場合、または、使用期間が終了し蓄電池ユニットが停止した場合は、お客さま相談窓口にご連絡の上、修理・サービス会社による点検（有償）をお受けください。

を押す

連系運転中 自家消費

15 : 3080％

ブザーが停止し、蓄電池ユニットの点検のお知らせが表示されます。

メッセージを確認してを押す

点検開始の確認画面が表示されます。

発電中

ピーピー
ピー…

自 100
200

2.5 kW 充電中 1.5 kW

商用電源
出力中

点検・交換のお知らせ

お知らせ確認
蓄電池ユニットを継続してご使用いただけるかを点検します。
点検しない場合、安全のため６か月以内に停止します。
［決定］次へ「はい」を選択してを押す

お知らせ確認点検には最大４分かかります。
点検を開始しますか？
はいいいえ

項目選択 ［決定］選択確定「はい」を選択してを押す

インターネット接続の確認画面が表示されます。
「いいえ」を選択すると、トップ画面に戻ります。

お知らせ確認
インターネットに接続していますか？
はいいいえ

項目選択 ［決定］選択確定

点検を開始します。
点検中です。
しばらくお待ちください。

66

で「いいえ」を選択すると右記「修理窓口へご連絡」のお知らせが表示されます。

お知らせ確認
蓄電池ユニットの点検停止のお知らせです。
修理窓口へご連絡ください。

を押すと、トップ画面に戻ります。

［決定］トップ画面へ

点検結果を確認する■使用期間の延長

点検が完了しました。
継続してご使用いただけます。

確認後、再度点検停止のお知らせが表示されるまで、運転可能です。

［決定］トップ画面へ■使用期間の終了

点検が完了しました。
継続してご使用いただけません。
修理窓口へご連絡ください。

表示の期間に、動作を停止します。
停止後、多機能パワーコンディショナは蓄電池の切り離し運転を行います。
（18 ページ参照）
お客さま相談窓口に連絡してください。

■点検の失敗⁃ ファームウェアが最新でないため、点検できません。
ファームウェア更新後、再度点検を実施してください。（56 ページ参照）［決定］トップ画面へお知らせ確認ファームウェアの更新が必要です。
「メニュー」の「バージョン確認」から更新を実施してください。
［決定］トップ画面へお知らせ確認ネットワークに問題があります。
接続を確認してください。
25 時間以上経過した後、再度点検を開始してください。

こんなときは⁃ ネットワーク環境に問題があるため、点検できません。接続状態を確認してください。
再度点検は、サーバへの接続周期により、25 時間後の実施をおすすめします。

［決定］トップ画面へを押す
トップ画面に戻ります。
使用期間が延長されたときは点検停止のお知らせ表示が消えます。

67

点検とお手入れのしかた
特に台風や地震、落雷などの自然災害の後は、販売店または施工店による点検をお勧めします。水没時は感電のおそれがありますので、本体に近づかず、水が引いても触らないでください。
異常・故障時には、直ちに運転を停止し太陽光発電システム連系ブレーカをOFF（切）にして、お買い上げの販売店
または施工店にご相談ください。

日常点検
安心してお使いいただくために、日常の点検をお願いします。
⁃ ケーブルに傷などはありませんか？
⁃ 異音・異臭はありませんか？
⁃ 多機能パワーコンディショナ上部の隙間は塞がっていませんか？
⁃ ネットリモコンに点検コードが表示されていませんか？

定期点検
長期にわたりご使用いただく太陽光発電システムには定期点検の実施が必要です。
下記、定期点検表を用いて、1 か月に 1 回を目安に実施ください。
定期点検表（必要枚数をコピーしてお使いください）
点検対象

周囲環境

点検項目

点検内容

可燃物

可燃性ガスや引火性溶剤が近くに無いか

温度、湿度、
ホコリ
設置状態

機器の状態

ネットリモコン表示－ 20 ℃～＋ 50 ℃、90 ％以下（結露なし）になっているか
放熱を妨害する物が置かれていないか
またはホコリなどが溜まっていないか
点検スペースが確保されているか

外観

傷やへこみ、さびなどがついていないか（必要に応じて部品交換などを依頼して
ください）

異常音

通常と異なる音が発生していないかにおい

こげ臭い異臭などが無いか

点検コード表示

点検年月・点検結果（○／×）

点検コード画面（お知らせ表示）が表示されていないか（60 ページ参照）※ 自立運転について、1 年に 1 回程度を目安に動作ができることをご確認ください。（31 ページ参照）68

多機能パワーコンディショナの整定値と設定値  お客様控え
必ず施工業者にご記入いただき、今後のメンテナンスのためにも大切に保管してください。
■ 整定値
保護機能
OVR値
OVR時間
UVR値
UVR時間
OFR値
OFR時間

整定値（初期値）
115.0 V1.0 s
80.0 V
1.0 s+1.0/1.2 Hz
1.0 s

変更値
V
s
V
s
Hz
s

保護機能
UFR値
UFR時間
受動方式
復帰時間
電圧抑制
力率
並列周波数

整定値（初期値）–2.5/3.0 Hz
2.0 s
8°
300 s
109.0 V
0.95
+0.10 Hz

変更値

パラメータ
蓄電池放電下限（平／停※ 1）蓄電池充電上限

設定値（初期値）

変更値

Hz
s
°
s
V
Hz

■ パラメータ（設定値）
パラメータ
手動操作
（蓄電池）

設定値（初期値）

運転モード

自家消費

変更値

解除

自家消費
01：00 ～ 06：00
充電時間
タイマー放電10：00 ～ 22：00
時間帯
タイマー充電01：00 ～ 06：00
時間帯

40％ /10％80％※ 1 停電時設定はリンクユニットを接続時のみ表示

お手入れのしかたご注意● 機器の運転中は温度が上昇するため、お手入れ前に運転を停止し、お手入れ後、運転を再開してください。
（58 ページ参照）● 保護ガードの通風孔がごみなどに塞がれ、お手入れしても取り除けない場合は、お買い上げの販売店または施工店へご連絡してください。

■多機能パワーコンディショナ

保護ガード⁃ 表面の清掃をしてください。
水洗い、高圧式洗浄装置や洗剤、薬品類（スプレー剤などを含む）を使わず、乾いた布または固く絞ったやわらかい布で本体をふいてください。
⁃ 保護ガードのごみなどを払ってください。
保護ガードにごみなどがたまると、放熱の妨げとなるので除去してください。

■ネットリモコン

本体や画面をやわらかい布でから拭きしてください。

必要なときに

前面パネル
定格・警告ラベル

汚れがひどい場合は⁃ やわらかい布を水にひたし、よく絞って拭き取ってください。
⁃ 乾いた柔らかい布で水分を拭き取ってください。
ご注意● ベンジン、シンナーや油系の洗剤を使用しないでください。また水をかけないでください。
● ネットリモコンの画面は、強く押さえないでください。故障の原因になります。

69リチウムイオン蓄電池ユニットについて 蓄電池あり
平常時の蓄電池の動作

自家消費モード・タイマーモード
平常時は充放電範囲で充放電します。

リチウムイオン蓄電池ユニット（蓄電池ユニット）の停電時に備える容量は設定変更可能です。
放電下限の設定値を減らすと、平常時に活用できる蓄電池ユニットの電力が増え、設定値を増やすと停電時に備える蓄電池ユニットの電力が増えます。（40 ページ参照）

平常時

100 ％

約60 ％

充放電範囲

約40 ％

停電時に
備える容量
過放電保護容量※1

設定により平常時の充放電範囲と停電時に備える
充電量を下記のいずれかに設定可能です。
充放電範囲
90 %
10 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

停電時に備える容量

停電時に備えて、蓄電池残量（例：約40 ％）を残して放電します。（初期値）

停電時の蓄電池の動作
自家消費モード・タイマーモードから自立運転に変わります。

停電時
充放電範囲
100 ％

蓄電池ユニット待機電力を維持するための容量です。
過放電保護容量※1

太陽光発電の余剰電力を充電し、太陽光発電の不足分を補うように放電します。
ご注意● 自立運転においては、自家消費モード・タイ
マーモードの停電時に備える容量の設定は反映されません。
※ 1 蓄電池ユニットの説明書をご確認ください。

70

※画面に記載の数値は参考値です。

停電時、蓄電池残量 10％のお知らせ
蓄電池残量が 10％以下になると、ネットリモコンのお知らせ
アイコン表示とお知らせLED点灯、ブザー音「ピピピピッ」でお知らせします。
ブザーは自動停止しません。

を押し、ブザーを止めてお知らせ画面を表示してください。
そのままご使用されますと、蓄電池ユニットの残量が無くなり、自立運転が停止する可能性があります。
電気の使用を抑えていただくことをお勧めします。
太陽光による発電等で充電するなど、残量が 11%以上になった
場合は自動でお知らせを解除します。
※蓄電池残量が無い状態が続いた場合、お客様による復旧ができなくなります。
復旧には、お買い上げの販売店または施工店にご連絡願います。
※リンクユニットがある場合、放電下限値（停電時）で設定した容量を除いた残量が 10％以下になるとお知らせします。

ピピピピッ
ピピピピッ 自立運転中

15 : 30

9％
発電中
自 100
200

1.5 kW 放電中 0.5 kW

バックアップ
停止中

蓄電池残量が低下しています

お知らせ確認
蓄電池残量が低下し停電時の放電下限値に近づいています
下限値まで放電すると電気の供給を停止します［決定］トップ画面へ

満充電動作・低温時の蓄電池保護機能⁃ 残量が 100％に近づいた場合、充電電力を制限するため、充電に時間がかかります。
100％になってからも、充電し続ける場合があります。
⁃ 低温動作保護のため、周囲温度が 0 ℃付近になると充電電力を制限したり、充電を停止する場合があります。
それにより、残量が 100%にならない場合があります。

放電中の逆潮防止機能
蓄電池ユニットに蓄えられた電力を売電することはできません。蓄電池の放電可能な電力より使用電力が少ない場
合でも、売電しないように常に 50 W前後（初期値）買電し、不足分を蓄電池からの放電でまかないます。

蓄電池ユニットの過放電保護機能について
太陽電池モジュールが接続されていない場合、または既存の太陽光発電システム（太陽電池モジュール、パワーコン
ディショナ）をそのままご使用される場合は、停電時に充電されません。
蓄電池残量が 0％の状態で充電されない状況がおおむね 1 ～ 2 日続くと、過放電を防止するために蓄電池ユニットの開閉器を自動的に切断する場合があります。復旧にはサービスマンの訪問対応（有償）が必要となります。

必要なときに蓄電池ユニットの増設可能期間
本製品設置後の蓄電池ユニットの増設は、2033 年 3 月末まで可能です。
なお、蓄電池用コンバータおよび蓄電池ユニットは同等商品の提供とさせていただく場合があります。
商品の保証期間は、それぞれの商品の保証期間となります。

71

補助金申請関連
補助金申請に必要な情報を下記に示します。
項目
蓄電池ユニット型番
蓄電池容量
電池認証番号
単電池型式
公称電圧(単電池)
単電池数
安全基準
蓄電システム認証番号
安全基準

72

内容
BCP631
6.3 kWh
1770-C9906-319
G0C24A
3.2 V
32 個
JIS C 8715-2：20191550-99003-009
JIS C 4412-1 及び「蓄電システムの一般及び安全要求事項（１）」10

仕様■多機能パワーコンディショナ
項
目
品
番
主
回
路
方
式
ス イ ッ チ ン グ 方 式
回 路 数（ 昇 圧 ）入 定 格 入 力 電 力
力 定 格 入 力 電 圧
入力運転電圧範囲
定 格 出 力 電 力
格
容
量
出 定
定 格 出 力 電 圧
力 定 格 出 力 周 波 数
定 格 出 力 電 流
電 力 変 換 効 率（ 定 格 出 力 時 ）
絶
縁
方
式
定
格
力
率
電 力 制 御 方 式
保
護
機
能
連

系

保

護

機

能

単 独 運 転 検 出 機 能

自

立

運

転

機

能

運 転 時
待 機 時
遠 隔 出 力 制 御 機 能
外
形
寸
法
質
量
設
置
場
所
使 用 温 度 範 囲
設 置 温 度 範 囲湿
度付 属 品（ お 客 様 用 ）消 費 電 力仕様

PCP60S1
電圧型電流制御方式
正弦波PWM 方式
4 回路
9.0 kW
DC330 V
DC40 V ～ DC450 V（最大許容電圧：450 V）
6.0 kW（力率 0.95 時）
6.3 kVA（力率 0.95 時）
AC202 V（単相 2 線式 ただし連系は単相 3 線式）
50 Hz/60 Hz
31.3 Arms（力率 0.95 時）
96.5％（定格入力電圧DC330 V 入力時、力率 0.95、JIS C 8961 による）
トランスレス方式（直流地絡保護機能、出力直流分検出機能）
0.95
太陽電池最大電力追尾制御（MPPT）
直流過電圧、直流不足電圧、直流過電流、交流過電流、直流地絡、温度異常
交流過電圧、交流不足電圧、周波数上昇、周波数低下、電圧上昇抑制、
多数台連系対応型単独運転防止、FRT（系統事故時運転継続）要件
能動方式：ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動方式：電圧位相跳躍検出方式【100 V/200 V接続時】
主回路方式 電圧型電圧制御方式
定格出力電力 6.0 kVA※ 1、※ 2
定格出力電圧 AC101 V/202 V（50 Hz/60 Hz）
0 W/0 VA
8 W未満（ネットリモコン消費電力 2 W含む）
対応
525（幅）× 770（高さ）× 160（奥行※ 3）（mm）
約 35 kg以下（取付板、保護ガードを除く場合、約 30 kg）
屋側壁面－ 20 ℃～＋ 50 ℃（直射日光が当たらないこと）－ 30 ℃～＋ 50 ℃（直射日光が当たらないこと）
90％以下（結露のないこと）
取扱説明書（1）、かんたんガイド（１）■ ネットリモコン
項
動

作

電

目
圧

消

費

電

力

費
電
流
ザ
ー
音
量
晶
表
示
部
有 線LAN通 信通 信 機 能 無 線LAN通 信
シリアル通信使 用 温 度 範 囲
使 用 湿 度 範 囲
外
形
寸
法
質
量

様
DC12 V
待機時：1.5 W以下（バックライトOFF、ブザーOFF、有線LANまたは無線LAN使用時）動作時最大：2 W以下（バックライトON、ブザー大鳴動、有線LANまたは無線LAN使用時）動作時最大：200 mA以下（バックライトON、ブザー大鳴動、有線LANまたは無線LAN使用時）
大：約 62 dB、中：約 58 dB、小：約 54 dB、切ドット液晶（240 × 128 ドット）
100BASE-TX／ 10BASE-T
準拠規格：IEEE802.11b/g/n（2.4 GHz）
RS-485－ 20 ℃ ～ ＋ 50 ℃
90％以下（結露のないこと）
148（幅）× 120（高さ）× 26.7（奥行）（mm）（突起物を除く）
310 g（取付金具を除く場合、290 g）※ 1 接続する蓄電池ユニットにより出力が違います。「商品構成ごとの充放電電力の目安」（74 ページ）をご確認ください。
※ 2 片相 3.0kVA※ 3 取付板含む奥行 162 mm⁃ 本機は計量法の対象製品ではありません。発電量、蓄電池容量、および換算金額などの数値は目安となります。
⁃ この仕様はJIS（日本産業規格）に基づいた数値です。

必要なときに

消
ブ
液

仕

73

仕様（つづき）■商品構成ごとの充放電電力の目安
商品構成（台数）

平常時（連系運転）

非常時（自立運転）
放電電力（交流）※4

V2Hスタンド

蓄電容量

蓄電池ユニット
6.3 kWh屋側

蓄電池なし
なし

放電電力※4 充電電力※1
（交流）
（直流）

電力切替ユニット（単相2線用）または自立専用コンセント（100V）

電力切替ユニット（単相3線用）

充電電力
（直流）

–

–

2.0 kVA

2.0 kVA–

6.3 kWh1

3.0 kW

3.0 kW

3.0 kVA※ 2

3.0 kVA

3.0 kW

12.6 kWh2

6.0 kW

6.0 kW

3.0 kVA※ 2

6.0 kVA※ 3

6.0 kW※ 1 太陽光発電電力と系統電力を合わせた場合※ 2 自立専用コンセントを片相のみに接続する場合を想定。なお、自立専用ブレーカ 20 Aが 1 台の場合は、
約 2 kVAに制限されます。両相（L1 側・L2 側の両方）から自立出力を取り出す場合には分電盤もしくは中性
線欠相保護機能付きブレーカをご使用ください。その際、放電電力は「電力切替ユニット単相 3 線用」の値となります。
※ 3 片相 3 kVA※ 4 交流電力は商用電源（平常時）とバックアップ回路（非常時）に対する数値です。ネットリモコンの画面では表示しません。

個人情報の取扱いについて

1. 利用目的
お客さまにご記入いただいた個人情報は、保証期間内のサービス活動および、その後の安全点検活動のため利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
2. 第三者への情報提供
修理のために必要なお客さまの個人情報を当社から修理委託している保守会社などに預託する場合がございます
のでご了承ください。

■商標について·「ECHONET Lite」
はエコーネットコンソーシアムの商標です。
·「AiSEG」はパナソニックグループの登録商標です。

74

必要なときに75

お客さま相談窓口

全国どこからでもおかけいただけます。

0120 - 652 - 338

受付時間：平日 9：00～17：00※土曜・日曜・祝日・社内休日・年末年始 (12 月 30 日～1 月4 日 ) を除く〒757-8511 山口県山陽小野田市新山野井 3740
TEL(0836)71-1033 FAX(0836)71-1202
・お客さまが弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために通話内容を記録 ( 録音など ) させていただくことがあります。
・ご相談、ご依頼いただいた内容によってはメンテナンス、サービスのために個人情報を提供し対応させていただくことがあります。