感熱センサスイッチ

壁用 埋込感熱センサスイッチ

壁用 埋込感熱センサスイッチ
４線式 明るさセンサ付

２線式 明るさセンサ付

JEC-BN-PAS-1 PW・LED照明対応2〜100W（ただし10灯以内）

3A / 100V AC 50/60Hz￥9,130◆RAS(3A)

電源

接地側

・LED照明対応6〜100W（ただし10灯以内）※最小定格入力電流0.1A以上

2A / 100V AC 50/60Hz￥9,415◆RAS(2A)

配線図
電圧側

JEC-BN-PAS-3 PW

配線図

配線図 ２箇所結線

電源
12Bセンサ

照明・換気扇用A

接地側

電源

センサ
0031

照明
0313

1

OFF時の消費電力

約0.2W（ON時の消費電力：約0.8W）

OFF時の消費電力

動 作 照 度

暗：約30ルクス 明：約100ルクス
切：明るさ無関係 3段切換動 作 照 度

暗：約30ルクス 明：約100ルクス
切：明るさ無関係 3段切換動作保持時間

約10・30秒 1・3・5・10・15・20・30分
9段切換

動作保持時間

約10・30秒 1・3・5・10・15・20・30分
9段切換

投入・遮断時：トライアック制御出力
通電時：有電圧リレー接点出力

出力方式

出力方式

約0.02W

トライアック制御出力

壁用 埋込感熱センサスイッチ■ 適合負荷 (負荷容量および接続灯数はおよその目安です。)■ ４線式(JEC-BN-PAS-1 PW )についてのご注意□ 白熱灯は1灯あたり100W以下でご使用ください。電球の球切れ時、大電流がながれ内部部品が破損する原因になります。
□ HIDランプ（高輝度放電ランプ）には使用できません。
□ 電子回路内蔵の特殊照明器具には使用できません。
（遅延タイマ・調光機能・壁スイッチの短時間ON/OFF操作による点灯状態切替機能・リモコン機能 等内蔵の照明器具）

JEC-BN-PAS-1 PW JEC-BN-PAS-3 PW灯※12〜300W

10〜200W※1 1灯あたり100W以下

LED照明※22〜100W

6〜100W※2 10灯以内

2〜150W

不白換
蛍光灯

工事用配線器具■ ２線式(JEC-BN-PAS-3 PW )についてのご注意

負荷容量

負荷種類

熱気扇

低力率
グロー式
電子スタート式 高力率

2〜160W□ 白熱灯は1灯あたり100W以下でご使用ください。電球の球切れ時、2〜210W大電流がながれ内部部品が破損する原因になります。
ラピッド式高力率
2〜220W□ 低容量（20W・30W）のグロー式、及び電子スタート式の高力率蛍光灯（GH・EH）をご使用の場合、照明器具やスイッチからうなり音が聞インバータ蛍光灯
2〜110W
こえることがありますが、異常ではありません。
低力率形をおすすめします。
□ 動作原理上、待機時にも僅かな電流が負荷に流れます。LED電球や電球形蛍光灯
2〜150W
一部の電球形蛍光ランプでは、待機電流でランプが弱点灯したり、■ 各部の名称と使用方法間歇点灯する場合があります。
□ 調光器及びダウントランスとの組み合わせはできません。
□ HIDランプ（高輝度放電ランプ）には使用できません。
明暗センサ切替スイッチ□ 電子回路内蔵の特殊照明器具には使用できません。
検知動作する周囲の明るさを設定できます。
（遅延タイマ・調光機能・壁スイッチの短時間ON/OFF操作による点灯「暗」：約30ルクス以下
状態切替機能・リモコン機能 等内蔵の照明器具）「明」：約100ルクス以下「切」：明るさに無関係□ LED照明において、スロースタート仕様（検知後、即時点灯せず、※出荷時は「切」に設定してあります。
ゆっくり点灯する仕様）のものは、自動ONできない場合があり、使用できません。

可接続灯数 ( ① JEC-BN-PAS-1 PW / ② JEC-BN-PAS-3 PW )① 10W ②20W

30W

40W

110W

10〜100W

138854332−−

10〜120W−−

667453−−20〜160W

−

−

106−

−

542110W
10〜110W

1098〜15W
78〜100W

6〜20W〜

30W〜

53540〜55W

322〜110W
11〜25W
46扉
シャッター

左右それぞれのシャッター位置を調整して、水平方向の検知エリアを制限する事ができます。

■ 検知エリア
3℃以上の温度変化を検知して動作します。
使用周囲温度範囲
0℃〜35℃m〜3
約2

動作保持時間切替つまみ
レンズ（検知面）

約1.2m

ON時間を約10・30秒、約1・3・5・10・15・20・30分のいずれかの時間に設定できます。

人感センサ及び明るさセンサ

ONのとき再度検知すると、その時点から設定時間だけ動作時間が延長されます。
(下記動作原理参照)

最大
約160度

動作モードスイッチ連続

玄関・トイレなど姿勢が低くなる場所に設置する場合は、子供の検知動作ができる高さ1mの位置に取り付けてください。

※出荷時は「約10秒」に設定してあります。

自動■ 安全のため、電熱器具への配線はしないでください。
■ 負荷容量を越えて使用しないでください。
器具の温度が上昇して、焼損や火災の原因となります。

切約1.2m

約10度
約30度

常時 ON
センサの自動検知により ON・OFF
常時 OFF【 詳しくは 6.資料ページをご覧ください。】 ■ 366ページ□ 壁用 感熱センサスイッチ ２箇所結線例（JEC-BN-PAS-1・JEC-BN-PAS-3）■ 367〜368ページ □ 壁用 感熱センサスイッチ ２線式結線例（JEC-BN-PAS-3）■ 360〜362ページ □ 白熱電球をLED電球に置換える場合のご注意

感熱センサスイッチ■ 動作原理■ 取り付け場所のご注意□ 感熱センサスイッチは、検知エリア内での3℃以上の温度変化を検知して動作します。
※ 負荷がONのとき再度検知すると、その時点から設定時間だけ動作時間が延長されます。
設定時間通ONON164

再検知常□ 人が動いたときの温度の変化をセンサで検知して動作するので、本体や検知エリア内に急激な温度変化のある、次のような場所には取り付けないでください。
① エアコン・ストーブ等の冷暖房器具が検知範囲内に入る場所② コンロ等の調理機器の近く、及び温風・湯気のあたる場所③ 白熱灯や照明器具が近くにある場所（器具から１m 以内の場所）④ 反射によるゆれる間接光のあたる場所（反射の強い床のある場所）⑤ 揺れるものや動くものが置かれている場所（揺れるカーテン・カーテンによる影・木の葉等の影響がある場所）⑥ 直射日光や車のヘッドライトのあたる場所

OFF□ 強力な無線等の電気雑音が入ると動作してしまう場合があります。
無線による電話機等はできるだけ離してください。

設定時間□ 遮蔽物（透明ガラスも含む）があると、隠れた人は検知できません。
OFF□ 高いところや人が静止する場所に取り付けると、子供を検知しなかったり照明が消えてしまうことがあります。検知エリアや動作を十分ご理解して頂いた上で、取り付け場所を決定してください。

■ 取扱上のご注意□ 次のような場合、検知動作しない事や検知感度が鈍くなったと感じる事がありますが、故障ではありません。
① 人が静止している場合② センサに向かってまっすぐに近づいた場合③ 真夏の日中など人体と周囲の温度との差が3℃以内の場合□ 停電等がおき、ブレーカーの電源を投入した場合、感熱センサの初期状態のため約40秒間不安定動作をいたします。その後、検知できる正常状態になります。
□ 検知面を汚しますと、検知能力が低下します。汚れた場合は、やわらかい布でふき取ってください。
※化学ぞうきん・シンナー・洗剤などは使わないでください。
□ 白熱灯は1灯あたり100W以下でご使用ください。
□ 安全のため電熱器具への接続はしないでください。

壁用 埋込感熱センサスイッチ
寸法図

感熱センサスイッチ
壁用 埋込感熱センサスイッチ■ 結線例

1・2番端子への接続は、電源の極性を間違わないでください。
短絡し、内部部品が破損し、使用不能となります。
電圧側
接地側

照明

JEC-BN-PAS-1
電圧側

12

接地側B
A

JEC-BN-PAS-1
電圧側
接地側

センサ
回路
1接地側

2B
A

JEC-BN-PAS-1
電圧側
接地側

センサ
回路
12接地側

B
A

さらにスイッチを多くする場合左と同じ配線にする

工事用配線器具

接地側

センサ
回路

壁用 埋込感熱センサスイッチ■ 施工上のご注意□ 配線工事は電気設備技術基準や内線規程に従って安全・確実に行ってください。誤った配線工事は製品の故障・感電や火災の原因となります。
□ AC100V以外では使用しないでください。製品の故障・焼損や火災の原因となります。
□ 誤結線や負荷側を短絡されますと、過電流により内部部品が破損し、使用不能となります。
□ メガテストをする場合、器具を電路より外して行ってください。
※電線（電路）と大地間を測定する場合も、器具を電路より外して行ってください。

■ 2線式（JEC-BN-PAS-3 PW）についてのご注意□ センサの動作を確保するため、OFF時には約0.2mA（約0.02W）の待機電流を必要とします。
（2カ所結線の場合には、2台分の待機電流）
照明器具によっては、OFF時に漏れ電流を極端に流せないものがあります（低力率蛍光灯等）。
その場合には照明器具と並列に外付けコンデンサを接続していただくか、あるいは照明器具の容量を大きくしてください。
□ 漏れ電流をあまり流せない照明器具の場合、電源投入時の初期動作が長くなる場合があります。
その場合には、動作モードスイッチを「切」の状態にしておくと初期動作が早く終了します。
□ ブレーカー投入時に「自動」であると、場合によっては初期動作が終了しない（自動検知しない）
ときがあります。
その場合には、一度「連続」に操作した後で「自動」へ切り換えると、正常動作します。

センサの電源線には、手元スイッチを設けないでください。
手元スイッチを切・入すると、センサが初期不安定動作します。

電源投入後、センサの初期動作として、約40秒間不安定動作します。
（検知にかかわらず、ONあるいはOFFします。）
その後、検知可能な正常状態になります。
（ONした場合には、約40秒間＋設定した動作時間ONします。）

壁用 埋込感熱センサスイッチ４線式 明るさセンサ付

JEC-BN-PAS-1 PW

壁用 埋込感熱センサスイッチ２線式 明るさセンサ付

JEC-BN-PAS-3 PW（23.5） 8.2（29.3） （16.5）

45.7

44.2
28

蛍光灯は、頻繁に点灯／消灯を繰り返すとランプ寿命が短くなります。
（グロー式・ラピッド式・電球形インバータ式・コンパクト形インバータ式の蛍光灯は、ランプ寿命が極端に短くなるものがあります。
※ただし高頻度点滅可能な蛍光灯は除く）
頻繁に点灯／消灯するところでは、白熱灯をご使用ください。
さらに、蛍光灯ご使用のばあいには点灯／消灯の頻度が少なくなるように、明るさセンサ切替スイッチを「暗」、動作保持時間切替ツマミを長め（15分以上）に設定してください。

165

天井用 感熱センサスイッチ
軒下用 感熱センサスイッチ

感熱センサスイッチ
天井用 感熱センサスイッチ
親器

軒下用 感熱センサスイッチ
子器

HST-10 PW

４線式

HST-2 PWDC 12V 10mA
￥8,700s CL▽

3A / 100V AC￥13,700◆RASCL(3A)(親器)

HST-30 PW

2A / 100V AC￥13,200◆RASCLWP・LED照明対応
2〜100W（ただし10灯以内）

・LED照明対応
2〜100W（ただし10灯以内）

配線図

配線図
HST-10（親器）

電圧側

電源
AC 100V

接地側

HST-2（子器）

センサ

センサ

センサ

1 2 A B 黒 白

白 黒 黒 白白 黒 黒 白負荷

L

HST-30

HST-2（子器）

子器へ■ 子器への接続は、極性がありません。
最大2コ・総配線長50mまで。
■ 子器への接続をするときは端子カバーをはずしてください。
■ 子器配線は対地電圧AC100Vです。配線の際には電源回路を切ってから実施してください。子
器配線を地絡させますと、親器が使用不能となります。また、感電のおそれがあります。

端子穴カバー

センサスイッチの電源線には片切スイッチ等を配線しないでください。
電源投入時には、感熱センサの初期状態のため、約40秒間不安定動作いたします。

センサ

電圧側

電源
AC 100V

1 2 A B
接地側

接地側

L 負荷

センサスイッチの電源線には片切スイッチ等を配線しないでください。
電源投入時には、感熱センサの初期状態のため、約40秒間不安定動作いたします。

天井用・軒下用 感熱センサスイッチ■仕様

HST-10 (親器)HST-2(子器)DC12V 10mA
3A-100VAC 50/60Hz
OFF時の消費電力 約0.2W────(ON時の消費電力：約0.8W)
配 線 方 式 4線式
2線式（信号線）
設 置 場 所 屋内（天井面）
屋内（天井面）
照 度 機 能 明るさセンサ付
────
暗：約20ルクス 明：約80ルクス
────
動 作 照 度 確認（切）：明るさ無関係
動 作 保 持 時 間 約10，30秒，────
1，3，5，10，20，30分
出 力 方 式 投入・遮断時：トライアック制御出力────
通電時：有電圧リレー接点出力
適 合 負 荷［負荷容量および接続灯数］
白 熱 灯 ※12〜300W ※1 1灯あたり100W以下
LED照明 ※22〜100W ※2 10灯以内
2〜150W
換 気 扇

製
定品

番号
格

工事用配線器具

20W
861030W
47−

2〜110W

10W 〜20W〜 30W〜 40〜55W 〜110W
10532
1電球形蛍光灯

2〜150W

8〜15W 〜25W
76

出

力方式

適合負荷蛍光灯

インバータ蛍光灯

蛍光灯

グロー式
低力率 2〜150W
電子スタート式 高力率 2〜210W
ラビット式高力率
2〜220W

10W
13−−

製 品 番 号
定格
OFF時の消費電力
配 線 方 式設 置 場 所
照 度 機 能動 作 照 度
動作保持時間40W 110W
3−
5−
52

HST-30

2A-100VAC 50/60Hz
約0.2W(ON時の消費電力：約0.8W)
4線式
雨線内（軒下用）
明るさセンサ付
暗：約20ルクス 明：約80ルクス 確認（切）：明るさ無関係
約10，30秒，1，3，5，10，20，30分
投入・遮断時：トライアック制御出力
通電時：有電圧リレー接点出力［負荷容量および接続灯数］

白 熱 灯 ※1
LED照明 ※2換 気 扇

2〜200W
2〜100W
2〜100W※1 1灯あたり100W以下※2 10灯以内

グロー式
低力率
電子スタート式 高力率
ラビット式高力率

2〜100W
2〜120W
2〜160W10W
8−−20W
566インバータ蛍光灯

2〜110W

10W
9〜20W〜 30W〜 40〜55W 〜110W5321電球形蛍光灯

2〜100W30W
34−40W
234110W−−
18〜15W 〜25W
64※軒下用（HST-30）は子器を接続できません。※負荷容量および接続灯数はおよその目安です。

■ 各部の名称■ 検知エリア□ うでの動きが検知できるように、床面より約1mの高さを有効検知エリアとしてください。
赤ランプ

有効検知エリア
直径3m

点灯時間調整ボリューム

3 530

102010s30m1m※ボリュームは目盛の位置に合わせてください。
上記の目盛値以外（途中の設定時間）にはなりません。
例）3分と5分の間に調整しても4分ではなく、3分か5分のどちらかとなります。
※点灯中に再度検知するとその時点から設定時間だけ点灯時間が延長されます。
※出荷時は「約10秒」に設定してあります。

※出荷時は「確認（切）」に設定してあります。

プレートはずし溝検知面

45°

時間床面※上記は、天井高さ2.5ｍに取り付けた場合の検知エリアです。
天井高さが低い場合には、高さに従い検知エリアが狭くなります。

■ 検知エリアの設定例□ 添付したシャッター（4種類）を取り付ける事により、検知エリアを制限できます。
天井面
2.5m

点灯している時間を約10・30秒・1・3・5・10・20・30分に調整できます。

調整シャッター（添付品）

直径1.5m
床面

180°

天井面

HST-2(子器)HST-2(子器)

1.5m

1.5m

2.5m

HST-10(親器)

スポット状

有効検知エリア3m

半径1.5m

0.9m
床面

90°

166

直径0.9m

半径1.5m

調整シャッターを取り付ける事により検知エリアを変える事ができます。

天井用 感熱センサスイッチのHST-2 (子器)には明暗センサ・点灯時間調整ボリュームがついていません。
HST-10 (親器)の周囲照度・点灯時間で動作します。

有効検知エリア

1.5m

照度切換スイッチ

周囲の明るさに応じて、検知する照度を切り換えられます。
「暗」：約20ルクス以下で動作します。
「明」：約80ルクス以下で動作します。
「確認（切）」：周囲の明るさに関係なく動作します。

カーテン状

2.5m

暗くなると検知動作します。

1.5m

天井面検知すると赤く点灯します。

2.5m

明暗センサ

感熱センサスイッチ
ナイトライト

天井用 感熱センサスイッチ
軒下用 感熱センサスイッチ
ナイトライト

天井用・軒下用 感熱センサスイッチ■ 使用上・施工上のご注意■ ボックス工事（適合ボックス）□ 誤結線や負荷側を短絡されますと、過電流により内部部品が破損し、使用不能となります。

□ 中型四角コンクリートボックス
深さ54mm以上 / 丸孔カバー使用□ HIDランプ（高輝度放電ランプ）には使用できません。

□ 八角コンクリートボックス
深さ54mm以上 / 丸孔カバー使用□ 白熱灯は1灯あたり100W以下でご使用ください。
電球の球切れ時、大電流がながれ内部部品が破損する原因になります。

■ ボックスレス工事□ 安全のため電熱器具への接続はおやめください。

□ 天井板の奥行きは54mm以上にしてください。

□ メガテストをする場合は、器具を電路より外して行ってください。
※ 電線（電路）と大地間を測定する場合も、器具を電路より外して行ってください。

ネジ推奨締め付けトルクは、0.39N・m（4.0kgf・cm）です。
必要以上に締め付けると成形品の変形や破損の原因となります。

□ 負荷側でのブレーカのトリップテストは、器具を取り付ける前に行ってください。
一瞬の短絡で壊れます。
□ センサスイッチの電源線には片切スイッチ等を配線しないでください。
□ 電源投入時には、感熱センサの初期状態のため、約40秒間不安定動作する場合があります。
□ LED電球ご使用時は、P360〜362をご覧ください。
□ 電子回路内蔵の特殊照明器具には使用できません。
（遅延タイマ・調光機能・壁スイッチの短時間ON/OFF操作による点灯状態切替機能・リモコン機能等内蔵の照明器具）

ボックスレス工事の場 合 、添 付した天井板取付具（2コ）をご使用ください。

電 線をつ たって 、水が入り込まないようにＵ字 状に曲げてください。

感熱センサスイッチ■ 取り付け場所のご注意□ 感熱センサスイッチは、検知エリア内での3℃以上の温度変化を検知して動作します。
※ 負荷がONのとき再度検知すると、その時点から設定時間だけ動作時間が延長されます。

① エアコン・ストーブ等の冷暖房器具が検知範囲内に入る場所② コンロ等の調理機器の近く、及び温風・湯気のあたる場所③ 白熱灯や照明器具が近くにある場所（器具から50cm以内の場所）④ 反射によるゆれる間接光のあたる場所（反射の強い床のある場所）⑤ 揺れるものや動くものが置かれている場所（揺れるカーテン・カーテンによる影・木の葉等の影響がある場所）⑥ 直射日光や車のヘッドライトのあたる場所

設定時間
通常OFF

□ 強力な無線等の電気雑音が入ると動作してしまう場合があります。
無線による電話機等はできるだけ離してください。

設定時間□ 遮蔽物（透明ガラスも含む）があると、隠れた人は検知できません。

ONON■ 取扱上のご注意□ 人が動いたときの温度の変化をセンサで検知して動作するので、本体や検知エリア内に急激な温度変化のある、次のような場所には取り付けないでください。

再検知OFF□ 高いところや人が静止する場所に取り付けると、子供を検知しなかったり照明が消えてしまうことがあります。検知エリアや動作を十分ご理解して頂いた上で、取り付け場所を決定してください。

感熱センサ付ナイトライト■特JEC-BN-NLHS PW
回路図

100V AC / 0.7W 50/60Hz￥5,670F (熱線センサ付)

白色LED

センサ回路

1

AC 100V① 人が静止している場合② センサに向かってまっすぐに近づいた場合③ 真夏の日中など人体と周囲の温度との差が3℃以内の場合□ 停電等がおき、ブレーカーの電源を投入した場合、感熱センサの初期状態のため約40秒間不安定動作をいたします。その後、検知できる正常状態になります。
□ 検知面を汚しますと、検知能力が低下します。汚れた場合は、やわらかい布でふき取ってください。
※化学ぞうきん・シンナー・洗剤などは使わないでください。
□ 白熱灯は1灯あたり100W以下でご使用ください。
□ 安全のため電熱器具への接続はしないでください。

感熱センサ付ナイトライト

明るさセンサ付

感熱センサ付ナイトライト□ 次のような場合、検知動作しない事や検知感度が鈍くなったと感じる事がありますが、故障ではありません。

長■仕□ 人の動きと周囲の明るさを検知し、自動的に点灯・消灯します。
□ 白色LEDの採用により長寿命になりました。
ランプの交換は不要です。
□ 白色LEDの採用により消費電力が少なくなりました。
当社費1/5。
□ １連プレートサイズですので、既設コンセントとの交換で簡単に後付けできます。

■ 動作確認の仕方

様

定格電圧100V AC 50/60Hz

定格消費電力0.7W (点灯時)

動作照度

約5ルクス以下動作保持時間約15秒 延長機能付

探知距離約３m

検知エリア

水平方向 約160°■ 検知エリア
ナイトライト部
検知面□ 電源を投入した場合、感熱センサの初期動作のため約40秒間不安定動作になります。
その後検知できる正常状態になります。
□ 初期状態終了後に検知エリア内に人が入りますと検知して点灯します。
□ 照度5ルクス以上の明るさでは点灯しませんので、明るいところでテストする場合は、検知面を手で覆ってください。明るさセンサが設定照度以下となり、人体を検知して点灯しますので、動作確認がおこなえます。

B組み合わせ例

白色LED

センサ回路

約3m

検知エリア

■ 使用上のご注意
コンセント
125V 15A
JEC-BN-5PW

1AC 100V

接地側
B

感熱センサ付ナイトライト本体 １連

HST-30 PW

HST-10 PW

約160度□ 周囲温度と人体温度との温度差を検知しますので、夏場などは周囲条件により、検知しにくくなる場合があります。
□ 検知エリア内でも人が立ち止まった場合などは、延長機能が働かず消灯することがあります。
□ 温風や外気が直接吹き付けたり強力な電磁波が存在する場所では、誤点灯することがあります。
□ 検知面を押さないでください。変形や破損のおそれがあります。

軒下用 感熱センサスイッチ ４線式

天井用 感熱センサスイッチ（親器）

工事用配線器具■ 動作原理JEC-BN-NLHS PW

天井用 感熱センサスイッチ（子器）

HST-2 PW

21.7

40φ10525.7

3645.7φ10528（12.7） （28.8）

44.2167