防雨形配線器具

EV充電用屋外コンセント

EV充電用屋外コンセント

EV充電用屋外コンセント 配線用スペーサー
JW-B-E3202

JEB-E1W

20A 250V￥1,090￥3,500

EV充電用屋外コンセント
JW-B-E3202の施工時に、電線余長を壁裏に収納できない場合は、この配線用スペーサーをご使用ください。

（日本配線システム工業会JWDS0033
EV充電用コンセント
防まつ形・定格20A 250V「付図1」適合）
適合電線 φ2.6銅単線
φ2.0 φ2.6銅単線
アース線 φ1.6 φ2.0 φ2.6銅単線

（使用図）

200V用

各部のなまえ電源プラグの差込み
カバー

コンセント

工事用配線器具

コンセント扉を押さえて開けた状態にしたままプラグを奥まで差込む

コンセント扉を開ける
プラグ用ロックつまみ コンセント扉

コンセント扉の内側にあるロックつまみをプラグにかける（コンセント扉をそのまま離すとロックがかかります）

施工方法

取付場所と電源回路について・EV 充電用のコンセント回路は専用回路とし、分岐ブレー ボックス（埋込）工事の場合
カまたはEV 充電用コンセントの近傍に、感度電流 15mA ・埋め込みボックス工事の場合、スイッチボックスが壁面より浮き出ていると防水効果が得られません。の漏電ブレーカを施設してください。

・壁面に対して防水パッキンが浮いている場合は、防水パッキン下部の排水穴を埋めないようにコーキングを施してください。

（内線規程 3597 節 3 条、JWD-T33 4-1 項参照）

カバー

住宅用分電盤

本体 防水パッキン 絶縁サポート 1個用スイッチボックス

取付範囲
120 [cm]
EV充電用専用回路取付ねじ（付属品）

ボックスねじ排水穴（防水パッキン下部）

EV充電用コンセント

90 [cm]ボックスなし（露出）工事の場合・電線余長を壁裏に収納できない場合は、配線用スペーサー（JEB-E1W）をご使用ください。

カバー

本体 防水パッキン 絶縁サポート

配線用スペーサー（JEB-E1W、別売品）
壁面適合プラグ・本製品には、日本配線システム工業会JWDS0033適合プ
ラグが使用できます。
・引掛形の電源プラグは使用できませんので、事前に自動車の充電ケーブルのプラグ形状を確認してください。
取付ねじ
（付属品）

ボックスねじ
壁面取付け用穴
木ねじ（φ4.1[mm]）

排水穴（防水パッキン下部）

200V用（対象器具: JW-B-E3202）

引掛形の電源プラグ

施工上のご注意
EV充電設備は、一般の電気設備とは異なり「高容量」
・「連続負荷」
・「高頻度使用」
・「荒天下の屋外使用」という際立った特徴を持つ特殊設備です。本製品の施工にあたっては、EV普通充電設備に関する以下の規格基準類を参照の上、適切な設備設計と施工を行ってください。

・JEAC 8001-2011「内線規程」3編5章3597節「電気自動車用普通充電回路の施設」
・JWD-T33「EV 普通充電用電気設備の施工ガイドライン」

218

防雨形抜止接地ダブルコンセント
アースターミナル付防雨形抜止コンセント

防雨形抜止コンセントはEV自動車の充電用途にはお使いいただけません。
218ページ掲載の専用コンセント【JW-B-E3202】をEV充電用の専用回路でご使用ください。

アースターミナル付防雨形抜止接地ダブルコンセント
２極接地極付 JW-B-9G9GE
15A / 125V ￥1,500

JW-B-9G9GE-BR
15A / 125V ￥1,500（ブラウン）■ 適合プラグ組み合わせ

φ32までの接地2P丸形プラグ2個■特φ39までの接地2P丸形プラグ
1個と2P平形プラグ1個

防雨形配線器具
防雨形コンセントマンセル近似値（当社測定）

標準色（ラクダ）

1.3Y7.4/1.5

ブラウン

1.3Y4.2/0.6

黒

4.2PB2.3/0.1

JW-B-9G9GE-B

JW-B-9G9GE-PW

15A / 125V ￥1,870

15A / 125V ￥1,870

（黒）

（PW）

長□ 露出・埋込兼用□ プラグが差し込みやすい半透明カバー付□ 扉付抜止形コンセントで雨の飛沫・ホコリなどの侵入を防止□ 絶縁取付枠の採用で、 金属壁にも取付可■ 施工上のご注意□ 器具は必ず地上30cm以上のところに取り付けてください。
（内線規程3202-2節）□ 取付面はできるだけ凹凸の少ないように仕上げ、 防水効果を高めてください。
□ 絶縁取付枠が変形しないようにボックスねじを締め付けてください。
□ 中空壁取付の場合の開口寸法は、 55×95mmです。

抜止１口

抜止３口

抜止３口 ブラウン

JW-B-9E
15A / 125V ￥1,300

工事用配線器具

アースターミナル付防雨形抜止コンセント
JW-B-999E
15A / 125V ￥1,350

JW-B-999E-BR
15A / 125V ￥1,350（ブラウン）

防雨形入線プレート 防雨形入線機能付
抜止接地コンセント
防雨形入線プレート JW-B-2C￥620※ 適応電線外径 : 20mmまで２極接地極付

JW-B-9GCE

15A / 125V
￥1,680

抜止コンセント（）使用上のご注意

抜止コンセントの刃受けを損傷させる場合があり、感電や接触不良の原因となりますのでご注意ください。
1 開閉（プラグ挿抜）の頻度が多い場所には使用しないでください。
2 極性付プラグは使用できません。
3 プラグはロック位置までしっかり回して使用してください。また、プラグを抜く時は、必ずプラグを持ち左に回して（ロック解除）からまっすぐに引き抜いてください。
4 抜止コンセントにプラグをロックした状態で、プラグを引き抜かないでください。また、いちじるし
く外れた位置でプラグを抜き差ししないでください。
5 プラグの抜き差しやロックが弱くなった抜止コンセントは使用しないでください。また、破損したり、刃の曲がったプラグは使用しないでください。
6 プラグは、中途半端に差し込んだ状態で使用しないでください。

■ ブラウン色もあります。

■ 抜 止コンセントの「 使 用 上のご注意」をよく読み、ご使用願います。

注意

防雨形抜止コンセントは EV充電に常用しないで下さい
電気自動車の充電■ 高 容 量 電 流 並 び に 毎 日 繰り返し
抜き差しする必 要 のある EV自動車 の 充 電 用 途にはご 使 用になれません。
■ EV 自動車の充電には『 EV 専 用 回
路 並 び に E V 専 用 コンセント』の設置を推奨いたします。

電気自動車の充電

抜止形コンセントの極配置
EV充電用コンセントの極配置（JIS C 8303 付図A-17） （日本配線器具工業会規格 JWDS-0033 ）
防雨形コンセント

上図左に示す防雨形コンセントは、主として屋外設置される庭園灯・看板灯や、屋外で一時使用される電動工具への給電等にお使い頂くた
め、プラグ嵌合面を下向きに設け、プラグが不意に脱落しないよう、上図中央に示す抜止形の極配置を採用しています。
一般的な平刃形のコンセントは、連続負荷開閉 5,000回の性能を有していますが、抜止形コンセントの試験規格は連続 100 回（ JIS C8303に拠る）であり、毎日繰り返し挿抜する必要のある EV（電気自動車・プラグインハイブリッド自動車）の充電用途にはお使い頂けません。
耐久限度を超え刃受の開いた抜止コンセントで、EV のような高容量負荷の使用を続けると、大電流通電時の温度上昇が著しくなり、プラグ・コンセントの熱損や、発煙・発火に至るおそれがあります。
EVの充電には、 JWDS-0033「 EV充電用コンセント・差込プラグ」に適合したコンセント 【JW-B-E3202】をお使い下さい。

219

防雨形配線器具
防滴プレート防滴プレート防滴プレートマンセル近似値（当社測定）

樹脂製標準色4.3Y5.9/1.3

屋外に取り付ける場合は、必ず雨線内（直接 雨のかからない場所）に取り付けてください。

２個用

BPN-2UW

１個用

BPN-1UW￥1,500￥1,500

樹脂製

BPN-1UWKY

樹脂製

キー付き２個用

BPN-2UWKY￥1,850￥1,850

樹脂製

MBP-1UWKY

工事用配線器具￥2,400アルミダイカスト

キー付き２個用

MBP-2UWKY

金属取付枠（BS-C）
絶縁アダプタキー付き３個用

MBP-3UWKY￥2,400金属製

金属製

附属品

附属品

アルミダイカスト

附属品

BPN-3UWKY

樹脂製￥2,400

金属製

キー付き３個用￥1,850

樹脂製

キー付き１個用

BPN-3UW￥1,500

樹脂製

キー付き１個用

３個用

アルミダイカスト

金属取付枠（BS-C）
絶縁アダプタ

金属取付枠（BS-C）
絶縁アダプタ防滴プレート用キー
L1111K-7NI￥270
適合プレート（樹脂製）
BPN-1UWKY
BPN-2UWKY
BPN-3UWKY

MBP-KY1￥450
適合プレート（金属製）
MBP-1UWKY
MBP-2UWKY
MBP-3UWKY

カバー内側寸法19.3mm（樹脂製）

JW-B-9GCE（68）

BPN-1UW

JW-B-9E

樹脂製

80

（68）

防滴プレート キー付き３個用

BPN-3UWKY

樹脂製

（59）

76

防滴プレート キー付き ３個用

MBP-3UWKY

79(12)（18）（12）(11) (26)

28.5
75

24220

135

69.2
101
131.5（13）（12）（13） （1.5）

75（12）
（18）

23.2

101
131.5

28.5

シボ

防雨形入線プレート

JW-B-2C

120

121

80

防滴プレート １個用

アースターミナル付防雨形抜止コンセント抜止１口

120

防雨形入線機能付抜止接地コンセント２極接地極付

JW-B-9G9GE

121

防雨形抜止接地ダブルコンセント２極接地極付

カバー内側寸法25.5mm
（金属製）

(27)

金属製

76（59）