:PF管コネクタ【ESS-T3シリーズ】 基本形 + V2Hシステム（一体型）
UNW

UNW

※近くのΦの数値はPF管の穴径を示す。

契約ブレーカ※必ず契約ブレーカの有無を確認してください。
契約ブレーカがない場合は、配線用遮断器（MCCB）の設置が必須になります。

系統 単相3線 100/200V

WH
逆潮流防止用CT (付属品)

蓄電システム用ブレーカ
主幹ブレーカ

V2H

BT

標

系統/自立BTー ＋ ー ＋ FG

C種接地

家庭負荷

準分

E U N W

LK

K

端子台１

電盤

L

・家庭負荷は
ES-B6A ： 片相6kVA以下、両相合計12kVA以下
ES-B7A ： 片相7.5kVA以下、両相合計15kVA以下となるようにしてください。上記を超える家庭負荷を接続すると、連系運転用ブレーカがトリップするおそれがあります。
そのような場合は「基本形 + 増設用分電盤」を参照してください。

端子台2入入【注意事項】

自動切替スイッチ
ES-B6A：60A
ES-B7A：75A

・パワーコンディショナの筐体にはC種接地を施してください。
(ただし、機能分電盤ES-B6A/ES-B7Aには、地絡を生じた場合に0.5秒以内に電路を自動的に遮断する装置を搭載しているため、接地抵抗値を500Ω以内にすることができます。)

入入分岐ブレーカ
家庭負荷

幹線ケーブル１

連系運転用ブレーカ
ES-B6A：60AT
ES-B7A：75AT

・パワーコンディショナの筐体接地と太陽電池の架台接地は別々の独立した接地棒に接続してください。
(外部ノイズにより、パワーコンディショナの誤動作やテレビ、ラジオ、無線機器等への電波障害を引き起こすおそれがあります。)

メインリレー基板

機能分電盤 (ES-B6A / ES-B7A)

Φ28

PV1＋ ー＋ーPV4＋ー＋ ー＋ー＋ ーV2H BT

BTー ＋ ー ＋ FG

系統/自立BTE U N W

V2H DIST

ACCTPVCT＋Φ28

REMOTE

Φ28
Φ22

Φ28

・施工後、盤内の清掃を行い、切り屑等を取り除いてください。
・AC_CTは、設置後に「L」の表記が電力会社側になっていることを確認してください。
・最新の情報は、ニチコンホームページをご確認ください。
増設蓄電池ユニット(ES-T3L＊[4.9kWh] /ES-T3X＊[7.4 kWh])蓄電池ユニット

充電/放電 太陽光発電 自立運転

点検 リセット

室内リモコン(ES-R6＊)

ルーター等

V2Hケーブル( 〜20m：CV8sq×2C
20〜40m：CV14sq×2C)

BT_FG線 (IV5.5sq以上)

Φ28

V2H一体型システム(ES-T3V＊)V2Hスタンド

端子台ーΦ28z 太陽電池架台

蓄電池ブレーカ

ー ＋

蓄電池通信ケーブル

V2Hブレーカ

C種接地- +蓄電池ケーブル(〜20m：CV8sq×2C、20〜30m：CV14sq×2C)

ネットワーク太陽電池(ES-T3S＊[4.9kWh] /ES-T3M＊[7.4 kWh])PCS_FG線 (IV5.5sq以上)

V2H通信ケーブル

電源

PVケーブル1〜4( 〜40m：CV2sq×2CまたはHCV2sq×2C
40〜70m：CV3.5sq×2CまたはHCV3.5sq×2C)＋ーLANケーブル

ー

PV2 PV3分電盤通信ケーブル

パワーコンディショナ(ES-T3＊)

系統/自立ケーブル(〜20m：CV8sq×3C、20〜40m：CV14sq×3C)

PV4

AC_CTケーブル

PV3

リモコンケーブル

PV2

太陽電池

太陽電池

太陽電池＋空き ー

V2H_FG線(IV5.5sq以上)

PV1・送り配線、渡り配線はブレーカ等の許容電流、発熱などを十分考慮してください。

Φ28

蓄電池増設電力ハーネス (付属品)

スマートメーターを設置している場合

蓄電池増設通信ハーネス (付属品)

幹線ケーブル２WH

増設BT_FG線(IV5.5sq以上)

スマートメーター＋ー ＋PF管部

接地線用穴Φ22C種接地

a22-1

:PF管コネクタ【ESS-T3シリーズ】 基本形 + V2Hシステム（セパレート型）
UNW

UNW

※近くのΦの数値はPF管の穴径を示す。

契約ブレーカ※必ず契約ブレーカの有無を確認してください。
契約ブレーカがない場合は、配線用遮断器（MCCB）の設置が必須になります。

系統 単相3線 100/200V

WH
逆潮流防止用CT (付属品)

幹線ケーブル２BT

BTー ＋ ー ＋ FG

系統/自立C種接地

家庭負荷

準分

E U N W

LK

K

端子台１

電盤

L

端子台2

入

入

・家庭負荷は
ES-B6A ： 片相6kVA以下、両相合計12kVA以下
ES-B7A ： 片相7.5kVA以下、両相合計15kVA以下となるようにしてください。上記を超える家庭負荷を接続すると、連系運転用ブレーカがトリップするおそれがあります。
そのような場合は「基本形 + 増設用分電盤」を参照してください。
・パワーコンディショナの筐体にはC種接地を施してください。
(ただし、機能分電盤ES-B6A/ES-B7Aには、地絡を生じた場合に0.5秒以内に電路を自動的に遮断する装置を搭載しているため、接地抵抗値を500Ω以内にすることができます。)

入入分岐ブレーカ・パワーコンディショナの筐体接地と太陽電池の架台接地は別々の独立した接地棒に接続してください。
(外部ノイズにより、パワーコンディショナの誤動作やテレビ、ラジオ、無線機器等への電波障害を引き起こすおそれがあります。)

家庭負荷

幹線ケーブル１連系運転用ブレーカ
ES-B6A：60AT
ES-B7A：75AT

メインリレー基板

機能分電盤 (ES-B6A / ES-B7A)

Φ28

PV1＋ ー＋ーPV4＋ー＋ ー＋ー＋ ーV2H BT

BTー ＋ ー ＋ FG

系統/自立BTE U N W

V2H DIST

ACCTPVCTREMOTE＋Φ28Φ28Φ22Φ28・AC_CTは、設置後に「L」の表記が電力会社側になっていることを確認してください。
・最新の情報は、ニチコンホームページをご確認ください。
増設蓄電池ユニット(ES-T3L＊[4.9kWh] /ES-T3X＊[7.4 kWh])蓄電池ユニット

充電/放電 太陽光発電 自立運転

点検 リセット

室内リモコン(ES-R6＊)

ルーター等

V2Hケーブル(〜40m：CV14sq×2C)

BT_FG線 (IV5.5sq以上)

Φ28

V2Hセパレート型システム(ES-T3P＊ / ES-T3PL＊)V2Hスタンド端子台

V2Hポッド ー ＋端子台ー＋

Φ28z 太陽電池架台

蓄電池ブレーカ

ー ＋蓄電池通信ケーブル

V2Hブレーカ

C種接地- +蓄電池ケーブル(〜20m：CV8sq×2C、20〜30m：CV14sq×2C)

ネットワーク太陽電池(ES-T3S＊[4.9kWh] /ES-T3M＊[7.4 kWh])PCS_FG線 (IV5.5sq以上)

V2H通信ケーブル

電源

PVケーブル1〜4( 〜40m：CV2sq×2CまたはHCV2sq×2C
40〜70m：CV3.5sq×2CまたはHCV3.5sq×2C)＋ーLANケーブル

ーPV2 PV3分電盤通信ケーブル

パワーコンディショナ(ES-T3＊)

系統/自立ケーブル(〜20m：CV8sq×3C、20〜40m：CV14sq×3C)

PV4

PV3

AC_CTケーブル

PV2・施工後、盤内の清掃を行い、切り屑等を取り除いてください。

リモコンケーブル

PV1・送り配線、渡り配線はブレーカ等の許容電流、発熱などを十分考慮してください。

Φ28

蓄電池増設電力ハーネス (付属品)

V2H

標【注意事項】

自動切替スイッチ
ES-B6A：60A
ES-B7A：75A

蓄電システム用ブレーカ
主幹ブレーカスマートメーターを設置している場合

蓄電池増設通信ハーネス (付属品)

WH

増設BT_FG線(IV5.5sq以上)

スマートメーター

太陽電池

太陽電池

FG ー＋Φ36太陽電池※

Φ28ー ＋

FG ー ＋PF管部

接地線用穴

Φ36

V2Hポッド通信ケーブル1
V2Hポッド通信ケーブル3

V2H_FG線(IV5.5sq以上)

V2Hポッド通信ケーブル2

C種接地

V2Hポッド通信ケーブル4
V2Hポッドケーブル(CV14sq×2C以上)※Φ28のPF管コネクタでΦ22のPF管を接続するため付属の変換アダプタを使用してください。

V2Hポッド_FG線(IV5.5sq以上)

a22-2