[2] れんら君を検出し、設定画面を開く！ 注意

セットアップシート
Ver1.1EUNCRP08A-800A
この度は、れんら君をご利用いただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく使用するために、はじめにこのセットアップシートをお読みください。お読みになった後は大切に保管してください。このセットアップシート(Ver1.0)は、れんら君 UNC-RP08A のファームウェア Ver1.00 以降に対応しています。

梱包物一覧

1.

弊社ホームページから Windows 用のれんら君の簡単検出アプ
リを無料でダウンロード頂けますので、以下のＵＲＬから最新のもの ( renrakun_search.exe ) をダウンロードしてください。
（ ダウンロードはこちらから→
http://www.nke.co.jp/product/n_index.html）
3. リスト表示された中から設定したいれんら君を選択します。
以下の３通りの方法でれんら君の設定画面を開くことができます。

アプリケーションソフト「renrakun_search.exe」を起動します。

ⅰ. 「接続」(③)をクリックします。この場合、パソコンに設定されている既定のブラウザでれんら君の設定画面が開きます。

れんら君を使用するために！
れんら君を使用するために！

箱の中に入っているものをご確認ください。
万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売代理店にご連絡ください。

□・インターネット接続環境
インターネット接続環境
・ルーター
ルーター（インターネット接続機器）
ルーター（インターネット接続機器）
・れんら君のれんら君のメール送受信用のメールアカウント
れんら君のメール送受信用のメールアカウント

1台

れんら君 本体□

れんら君セットアップシート（本紙）1枚□AC アダプタ

1個

PWR

設定スイッチ
QRコード③が必要です｡（最近のインターネット接続モデムはルーターが内蔵されているものもあります｡）
ユーザーでご用意ください｡
メールアカウントについてはパソコンで新規に取得するものを使うか、もしくは元々使っているアカウントでも使用可能です。
本セットアップシートは、れんら君ご利用にあたっての要点をまとめたものです｡このセットアップシートに従って設定していただくことたものです｡このセットアップシートに従って設定していただくことで、れんら君のメール送信機能がご利用できます｡
また、コマンドメールの受信機能等れんら君の機能詳細や仕様は、Web ページに掲載されている「ハードウェア取扱説明書」や「ソフトウェア取扱説明書」をご覧ください｡
ウェア取扱説明書」をご覧ください｡

各部名称表示LED
PWR
STAT
IN0
IN1

本製品のメール機能を使用するためには、

MACアドレス

STAT
IN0

ⅱ. 「ファイル」→「指定のブラウザで接続」→「Internet Explorer」「Google Chrome」「Mozilla Firefox」「Opera」の中からブラウザを指定します。

2. 「呼び出し」(①)をクリックし、接続されているれんら君を呼び出します。れんら君が見つかれば、画面にリスト表示(②)
されます。

①

ⅲ. ブラウザの URL 入力欄に IP アドレスを直接記入します。

②

http://www.nke.co.jp/product/n_index.html

IN1

ロットシールLANコネクタ

UNC-RP08A
ACアダプタ用コネクタ

端子台［ LG | 5V | IN0 | 0V | IN1 | 0V ］

[3][3]れんら君が使用するれんら君が使用するメールサーバーを設定するが使用するメールサーバーを設定する[1] れんら君を接続する
1. 図を参考にして、れんら君に電源、LAN ケーブル、センサーを接続します。

れんら君にはセキュリティが設定されており、アクセスするにはパスワードの入力が必要になります。

1． 設定画面の左側にある「E メールサーバー設定」をクリックして、E メールサーバー設定画面を開きます。

初期設定パスワードは「root」です。

入力部接続例

インターネットモデム

パソコン

インターネットケーブル

HUB

インターネットルータ

製品側
内

LAN

ユーザー名：root
パスワード：root

ユーザー側を入力し、「OK」をクリックします。

5V

部
点線内の機器は環境に合わせてお客様のほうで準備ください。

市販品

回

1.2ｋΩ

IN

路ケーブル

LAN

5V

れんら君
UNC-RP08A

スイッチ
無電圧接点等

0V
5V

1.2ｋΩ

IN

3線式センサ（5V)

0V

2． 左図はれんら君専用メールアカウントを使う場合の例です。お客様が契約されているメールプロバイダの用紙等でご確認頂きながら設定してください。(必須)と書かれている項目はメール送信するために必ず必要となる項目ですので必ず設定してください。他の項目は必要に応じて設定を変更してください。

センサー等接続図

SMTP サーバー：SMTP サーバーを入力します。(必須)
ポート番号：メールの送信ポート番号を入力します。(必須)
SMTP 認証方式：認証の種類をチェックします。
メールアドレス：れんら君用のメールアドレスを入力します。(必須)
ユーザー名：メールアカウント名を入力します。(必須)
パスワード：メールパスワードを入力します。(必須)
送信リトライ間隔：メール送信に失敗したとき、再送信するまでの時間の間隔を入力します。
送信リトライ回数：メール送信に失敗したとき、再送信する回数を入力します。

３線式センサACアダプタ

ININ

出力0V

0V

0V

センサーは残電圧が 0.5V 以下のものをご使用ください｡
IN 端子を 0V と短絡または 3mA 以上電流が流れれば入力を検知します。

2. 接続が完了したら、れんら君に電源を入れてください。電源投入直後 PWR_LED が赤点灯した後、PWR_LED：緑点灯、STAT_LED：緑点灯の状態となります。
この時、PWR_LED：赤点灯になっている場合、何らかの異常が発生していますので再度接続をご確認頂き、一度電源を切り再投入してください。
※固定 IP アドレスで運用されている場合、れんら君をネットワークには接続せず、パソコンと直接 LAN ケーブルで接続して設定を行ってください。
-1-

設定を入力したら設定を入力したら、入力したら、必ず画面必ず画面下側にある「画面下側にある「set」をクリック下側にある「 」をクリックして」をクリックしてください。
-2-

[6]Ke[6]KeepAlive
KeepAlive 設定をする
設定をする[4]れんら君からメールを送る条件を設定
れんら君からメールを送る条件を設定する
メールを送る条件を設定する① 入力 ON 動作条件の設定時間
入力が○秒間 ON すると[5]で登録する「入力 ON メール」を送信します。
② 入力 OFF 動作条件の設定時間
入力 ON 動作条件が成立した後、入力が○秒間 OFF すると[5]で登録する「入力 OFF メール」を送信します。
③ 検出禁止時間
入力 OFF 動作条件が成立した後、○秒間は入力 ON 動作をしません。
④ 入力極性の選択「Active Low」：入力電圧が Low レベル(0.5V 以下)のとき入力 ONとみなす場合に選択します（図１）「Active High」：入力電圧が High レベル(2V 以上)のとき入力 ONとみなす場合に選択します（図２）1． 設定画面の左側にある「入力 0 設定」または「入力 1 設定」をクリックして、入力動作の設定画面を開きます。必要に応じて各項目を設定してください。

①[7]KeepAlive メールの設定
メールの設定をする
設定をする

本メール機能は設定した日数毎にれんら君が正常に稼働している事を連絡する生存確認メール（KeepAlive メール）を送信します。

1． 送信するメールの内容を設定します。
KeepAlive メール設定画面の下部にある「KeepAlive メール内容の設定」をクリックしてメール作成画面に移動します。

1． 設定画面の左側にある「KeepAlive メール設定」をクリックして、入力動作の設定画面を開きます。必要に応じて日数を設定してください。

①②

図１：「Active Low」の入力波形と動作

③

②

①

③

④

図２：「Active High」の入力波形と動作

2． ①のメール送信を行う日数間を設定して「set」をクリックして登録してください。
0 日の場合はメール送信を行いません。

設定を入力したら設定を入力したら、入力したら、必ず画面必ず画面下側にある「画面下側にある「set」をクリックして下側にある「 」をクリックしてください。
」をクリックしてください。

[5]れんら君から送るメール[5]れんら君から送るメール本文
れんら君から送るメール本文の設定をする
本文の設定をする

2．メールは１つの送信条件につき２通まで登録できます。
① 「Mail-1」「Mail-2」を選択し、登録してください。
② To、Cc、Bcc の欄に、送信先メールアドレスを入力してください。
複数のメールアドレスを登録したい場合は、メールアドレスの間を「,(カンマ)」で区切って入力してください。
③ 件名、本文の欄に、送信するメールの内容を入力してください。

1． 送信するメールの内容を設定します。
入力 0（1）設定画面の下部にある「入力 ON メール内容の設定」
または「入力 OFF メール内容の設定」をクリックして、作成したい条件のメール作成画面に移動します。

本機能では時間設定はできません。時間の計数は電源投入時もしくは再起動が行われた時間が基準となります。
例）1 日ごとにメール送信で設定し 15 時に電源を投入した場合は翌日の 15時に KeepAlive メールを送信します。

2．メールは２通まで登録できます。
① 「Mail-1」「Mail-2」を選択し、登録してください。
② To、Cc、Bcc の欄に、送信先メールアドレスを入力してください。
複数のメールアドレスを登録したい場合は、メールアドレスの間を「,(カンマ)」で区切って入力してください。
③ 「ユニット名」は詳細設定タブにて設定してください。件名、本文の「ユニット名」以外は固定文が挿入してありますので、任意変更はできません。
設定が完了したら、入力したメールアドレスが正しいかを再度確認し、「set」をクリックして登録を行ってください。

[8]れんら君に設定した内容を反映させる
れんら君に設定した内容を反映させる
1． 設定画面の左側にある「設定反映」をクリックし、設定反映画面を開きます。

この際、下図のような画面になり、れんら君とブラウザの接続は途切れてしまいます。
れんら君の STAT_LED と PWR_LED が緑点灯状態になっていることを確認し、ブラウザ画面を更新してれんら君の設定画面を再表示してください。

設定が完了したら、入力したメールアドレスが正しいかを再度確認し、「set」をクリックして登録を行ってください。

①「delete」をクリックすると、登録されているメールの内容を削除することができます。

②

画面下部の「メール登録一覧表」には、現在登録されているメールが○×で一覧表示されます。登録されている箇所は○、登録されていない箇所は×で表示されます。

③

以上でメールを送信するための基本的な設定は完了です。
2． 設定反映画面が開いたら画面内の「Reboot」をクリックし、れんら君の再起動を行います。

※

れんら君が再起動する(Reboot を押した)時、STAT_LED が消灯、PWR_LEDが赤点灯します。その後、STAT_LED が緑点灯、PWR_LED が緑点灯の状態になれば、設定反映完了です。

ネットワーク環境によっては上記画面が表示されない場合もあります。
しかし、設定反映は正常に行われていますので、れんら君の LED 表示を確認し、設定画面を再表示してください。

すべての設定が完了したら、必ずこのべての設定が完了したら、必ずこの[8]の操作を行い、設定内容の設定が完了したら、必ずこの の操作を行い、設定内容の反映を行ってください。
反映を行ってください。

ＮＫＥ株式会社-3--4-

サポートダイヤル
ホームページ
サポートメール：0120-77-2018：http://www.nke.co.jp/：p r o m o t i o n @ n k e . c o . j p