施工・保守マニュアル（余剰買取専用）
この施工・保守マニュアルは、パワーモニター（余剰買取専用）セット（パワーモニター）の施工と保守方法について、工事店様向けに説明しています。

サービスモードに
ついて

画面表示の
説明

施工されるときは、本書と取扱説明書をよくお読みいただき正しくお取扱いください。

準備

はじめに

パワーモニター（余剰買取専用） 型式：PPM R2J-0B5

施工についてPPM R2J̲112

パワーモニターの設置

工事店様用●この商品を利用できるのは日本国内のみで、国外では使用できません。
●This system is designed for domestic use in JAPAN only and cannot
be used in any other country.

整定値の設定方法，
狀態確認方法

本機は、夜中 3 時ごろにリセットのため、画面が点灯します。
寝室などに取り付けると真夜中に画面が光るため、クレームなる場合があります。
そのような場所には取り付けないようにしてください。

おかしいなと思ったら（トラブルシューティング）

POWER MONITOR

もくじ■はじめに■

03

安全上のご注意

04

安全上の要点06

使用上のご注意

07

１.準備

１.１.同梱部品の確認

09

１.３.外形寸法

11１.２.オプション品一覧

10１.４.各部の名称と機能

12

２.施工について

２.１.施工手順

13

２.２.システムの全体配線図

14２.３.電流センサーの接続

17２.４.通信ユニットのセット

19

２.６.初期設定

22

２.５.パワーモニターとケーブルのセット

21

３.パワーモニターの設置
３.１.壁面設置

26

３.３.ACアダプター用ケーブルの通し方

27

３.２.卓上設置

27

４.画面表示の説明

４.１.ホーム画面

28

４.３.リセット方法

32

４.２.各操作画面

31

５.サービスモードについて

５.１.サービスモードの入り方

33

５.２.サービスモード専用機能

34

■接続設定

34

■整定値

36

■時刻

37

■画面設定

39

■メンテナンス

43

■通信設定

47

■出力パワー制御 (メーカー専用)

49■出力制御（通信環境が無い場合）

66■出力制御（通信環境がある場合）

63

■メール

73

■RS485設定74

５.３.デモモードの入り方

75

６.おかしいなと思ったら（トラブルシューティング）
６.１.エラー表示

76

６.３.エラーダイアログ表示

80

６.２.トラブルシューティング

78

６.４.通信に関するトラブル

81

６.５.手動復帰について

82

７.整定値の設定方法、状態確認方法
７.１.機器IDの設定

83

７.２.整定値の設定

85

７.３.パワコンステータス

88

７.４.整定値一覧

89

2

はじめに

この施工マニュアルでは、パワーモニター（余剰買取専用）セット（パワーモニター：PPM R2J-0B5）を使用する上で、必要な機能、性能、使用方法などの情報を記載しております。
パワーモニターの使用に際して下記のことを守ってください。

・この施工・保守マニュアルをよくお読みになり、十分ご理解のうえ、正しく施工してください。
・受け渡し時に同梱の取扱説明書にそってお客様に操作方法を説明してください。

3

はじめに

安全上のご注意
安全に使用していただくための表示と意味について

この施工マニュアルでは、パワーモニター：PPM R2J-0B5を安全に使用していただくために、
注意事項を次のような表示と記号で示しています。
なお本製品とはパワーモニターのことを示しています。
ここで示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載しています。
必ず守ってください。
表示と記号は次の通りです。

正しい取扱いをしなければ、この危険のために、軽傷・中程度の傷害を負ったり、万一の場合には重傷や死亡に至る恐れがあります。
正しい取扱いをしなければ、この危険のために、時に軽傷・中程度の傷害を負ったり、あるいは物的損害を受ける恐れがあります。

■ 図記号の説明●感電注意

特定の条件において、感電の可能性を注意する通告●一般

特定しない一般的な禁止の通告●分解禁止
機器を分解することで感電などの傷害が起こる可能性がある
場合の禁止の通告●一般

特定しない一般的な使用者の行為を指示する表示

4

はじめに

警告
発火物を近づけたり、可燃性ガスを含むスプレーを吹き付けないでください。
万一の場合、発火・爆発の恐れがあります。
本製品をぬれた手で触れないでください。
万一の場合、感電による傷害や機器故障の恐れがあります。
本製品を分解・改造しないでください。
万一の場合、感電による傷害や火災が起こる恐れがあります。
ACアダプターは、壁の中に埋め込むなどの隠ぺい配線をしないでください。
また、ACアダプターのコードの上に重たい家具などを置いたりキャスターなどの車輪で踏んで傷つけないようにしてください。
万一の場合、発火・爆発の恐れがあります。

注意
設置は、電気設備技術基準、内線規程に従い、第1種または第2種電気工事士が行ってください。
稀に、感電による傷害が起こる恐れがあります。
振動、衝撃の影響が大きいところに設置しないでください。
稀に、落下により怪我をする恐れがあります。
木材ではない材質の壁にパワーモニターを設置する場合は、市販のプラスチック
アンカーにより、壁面／卓上用プレートを壁面にしっかりと固定してください。
稀に、落下により怪我をする恐れがあります。
木材ではない材質の壁にDINレールを設置する場合は、市販のプラスチック
アンカーにより、壁面にしっかりと固定してください。
稀に、落下により怪我をする恐れがあります。

5

はじめに

注意
端子ねじは、0.98 N.mで確実に締め付けてください。
稀に、接触不良による焼損の恐れがあります。
インパクトドライバー等の穴あけを主とした電動工具（ドリル）で、配線部の締め付けを行わないでください。
次のような場所には設置しないでください。
稀に、焼損の恐れがあります。
・屋外や軒下等の雨水が当たるところ
・洗面所、脱衣所、作業場、調理場などで湯気の当たる場所、もしくは湿度が30〜85%RH以外のところ

安全上の要点以下に示す項目は、安全を確保する上で必要なことですので、必ずお守りください。
１. パワーモニターの電源端子には、専用ACアダプター以外を接続しないでください。
２. 廃棄する場合は、地方自治体の条例または規則等に従ってください。
３. パワーモニターに発煙、発熱、その他の異常を感じた場合は、ACアダプターをコンセントから抜いてください。
４. 押入や階段下など、通風を妨げるような場所には設置しないでください。
５. パワーモニターを壁に設置する際には、DELTAのロゴが上になるように設置してください。
また、壁に設置しない場合は、壁面／卓上用プレートにセットして使用してください。
６. パワーモニターに水などがかからないように注意してください。
７. 振動、衝撃の影響が大きいところには設置しないでください。
８. 屋外では使用できません。

6

はじめに

使用上のご注意
1. 本製品は計量法に定める指定機関が行う検定に合格した特定計量器ではありませんので、電力量の証明には使用できません。電力量の目安としてご使用いただけます。
２. 本機はタッチパネル式液晶を採用しておりますが、強く押したり、強くたたいたりしないようにしてください。
３. 本製品は静電気によって故障、破損することがあります。
本製品に触れる前に身近な金属に手を触れるなどして身体の静電気を取り除くようにしてください。
４. パワーモニターのLAN端子には電話線を接続しないでください。製品が故障する恐れがあります。
５. 15分間をまたいで日付/時刻を過去に戻すと、実績データが失われます。
日付/時刻は正しく設定してください。
例） [実績データが失われる場合]

間違えて９時 15分から８時 4 5 分に変更し、再度９時 15 分に戻した場合

８時45分台以降の実績データが８時45分台の実績データに合算され、８時45分台以降の実績

データが失われます。失われたデータは復元することができません。

●８時45分から９時15 分に変更

●９時15分から８時 4 5 分に変更

実績データが失われる

８時45分台に合算される

8:30

8:45

9:00

9:15

9:30

8:30

8:45

9:00

9:15

9:30

例） [実績データが失われない場合]

間違えて９時28分から９時 18分に変更し、再度９時28分に戻した場合

９時15分台の実績データは９時30分に確定するため15分間をまたがない変更であれば実績データは失われません。

●９時 18分から９時 28分に変更●９時 28分から９時 18分に変更

実績データが失われません

8:30

8:45

9:00

9:15

9:30

8:30

7

8:45

9:00

9:15

9:30

はじめに

６. 本製品は以下のパワコンに適用します。
デルタ電子

パワーコンディショナ

H4J̲220、H4.5J̲230、H5.5J̲230、H6J̲240、H5.5J̲221

機種混在の注意・混在可能機種：H4J̲220、H4.5J̲230、H5.5J̲230、H6J̲240、H5.5J̲221
・三相は、型式違いの組み合わせでは使用できません。
・単相機器と三相機器の組み合わせでは使用できません。
７. 本製品を次のような場所には設置しないでください。
a) 温度変化が激しいところb) 潮風にさらされるところ

c) 揮発性、可燃性、腐食性およびその他有毒ガスのあるところ
d) 直射日光の当たるところe) 使用温度範囲（−20〜＋60℃）以外のところ
f) 標高2000ｍ以上の場所

g) 塵埃（粉塵、砂塵、綿ホコリ、金属粉、オガ屑、ワラ屑等）の多いところ
８. 保管する場合は、温度：−20〜＋70℃、湿度：30〜85％RHで保管してください。
９. ケーブルを強く引っ張らないでください。
10. 電流センサーの向きや設置場所を誤ったり、ロックが不完全な場合は正確な計測ができません。
また、落としたり衝撃を加えたりすると、正確な計測ができなくなります。
11. 電流センサーは極性があります。電流センサーの電力会社側を系統側、屋内側を主幹漏電ブレー
カー側になるように設置してください。
12. 接続する電流センサーと電流センサー用ケーブルのコネクターが正しく接続されていることを確認してください。
13. 再生可能エネルギーの固定価格買取制度の全量買取方式には対応していません。
14. パワコンの接続台数は余剰買取専用は最大３台までです。
15. 本製品から電波干渉の事例が発生した場合は、分電盤の太陽光発電用ブレーカーをOFFにし、パワーモニターのACアダプターをコンセントから抜き、お買い上げの販売店に連絡してください。
16. パワーモニターの電源は切らないでください。
設定により、パワコンが停止することがあります。

8

１.準備

準備

1.1.同梱部品の確認

施工の前に全ての内容物が揃っていることを確認してください。
■ PPM R2J̲112
No

品名

1

パワーモニター（型式：PPM R2J-0B5）

形状

数量

備考

１台
POWER MONITOR

2

壁面/卓上用プレート（部品番号：3312408800）

１枚

壁掛けや
卓上設置ためのプレートです。

3

壁面/卓上用プレート用木ネジ（＋）（Φ４ｘ20 mm）（部品番号：3109233900）

２本

壁面/卓上用プレート固定のための木ネジです。

4

ACアダプター（部品番号：0993133327）

１台

パワーモニター用電源です。

５

６PINコネクター（部品番号：3051617046）

１個

本体に接続するコネクター

６

電流センサー（Φ16 ）（型式：PPM CT16̲101）

２個

７電流センサー用
ケーブル（10m ）（型式：PPM W4̲110）

１本

８

保証書

１部

９

はじめに（お客様用）

１枚

10

はじめに（工事店様用）

１枚※（ ）は予備の数量

9準備1.2.オプション品一覧
各種設置環境やシステム構成に対応するため、オプション品を用意しています。
設置場所、システムの構成にあわせて事前に準備しておく必要があります。
品名

形状

備考
同梱の電流センサー用ケーブルでは長さが足りない場合に準備してください。

電流センサー用
ケーブル（30 m）（型式：PPM W4̲130）※ケーブルメーカーは都合により変更になることがあります。

■ご用意いただくもの
品名

数量

USBメモリー

１

備考
1GB以上

本機の設定には、USBメモリーにあらかじめキー（鍵）ソフトをインストールしたUSBメモリーキーが必要な項目があります。販売店にご相談ください。

10

■ ７インチパワーモニター■ 壁面/卓上用プレート
32mm

190mm

58mm
25mm

120mm

40mm

35mm

POWER MONITOR■ 電流センサー・電流センサー用ケーブル (単位: mm)※ 電流センサーは2種類があります。

150

31
29

18.5

30

Φ16

44.5
10000

150

31.5 mm MAX.

Φ16

46 mm MAX.

35 mm MAX.

10 mm

150 mm
BOTTOM VIEW

11

準備

1.3.外形寸法

準備1.4.各部の名称と機能
重要
LAN端子には電話線を接続しないでください。
■パワーモニター
正面

⑧

背面

④

USB 1

①

LAN

②

USB 2
CAN-L
CAN-H
RS485-B
RS485-A
GND
+12V

③

DC 12V
POWER MONITOR

⑨

⑦

⑤

⑥

側面

⑧

①LAN端子（RJ-45端子）（保護カバー付）
インターネット回線を接続する端子です。
（設定が必要です。
）②RS-485（６PIN端子）
パワコンからの電源と信号をに付属の６PINコネクターを通して接続する端子です。
③電源端子
付属のACアダプターを接続する端子です。
④USB端子（USB１・USB２）（保護カバー付）
各種データのダウンロードやモニターのバージョンの更新が行えます。
※USBメモリーはお客様でご準備ください。
⑤壁掛けプレート固定差し込み口
壁掛け設置をする場合、壁面/卓上用プレートを取り付ける差し込み口です。
⑥卓上用固定差し込み口
卓上設置をする場合、壁面/卓上用プレートを取り付ける差し込み口です。
⑦リセットボタン
リセットボタンです。パワーモニターを再起動させます。
設定や記録は消去されません。
⑧配線口
配線方法により、使用する配線口の蓋を取り、ケーブルを通します。
⑨タッチパネル部
タッチ操作により画面切替や各種設定に使用します。
⑩ネジ固定用穴
６PINコネクターのネジを固定するために使う穴です。

12⑩

２.施工について

この章では、「施工の手順」、「システムの全体配線図」についてそれぞれ説明します。
詳細な内容は、該当する項目のページを参照してください。

施工について2.1.施工手順「３．パワーモニターとケーブルの施工」「４．初期設定」「５．パワーモニターの設置」

お客様への引き渡しOne Point
・お客様へ引き渡し時に同梱の取扱説明書にそって操作方法をご説明ください。
・パワーモニターと接続する前にパワコンのID設定を行ってください。
IDの重複にご注意ください。
・IDの設定は１〜3です。

13

2.2.システムの全体配線図
ここではパワコンH4J̲220、H4.5J̲230、H5.5J̲230、H6J̲240、H5.5J̲221を使用する太陽光発電システムの配線図を示します。

太陽電池

出力ケーブル−側
出力ケーブル＋側

終端スイッチアース線 IV
5.5 mm2(緑)出力ケーブル−側
出力ケーブル＋側

1 VCC
2 GND
3 DATA+(A)
4 DATA−(B)
5 DATA+(A)
6 DATA−(B)
7 EPO+
8 EPO−
9 RPR+
10 RPR−
11 OVGR+
12 OVGR−
13 CAN+
14 CAN−

D種接地

ON
OFF

ON

パワーコンディショナ
直流側開閉器付端子台制御基板の終端抵抗スイッチをONにしてください。

1

FCPEV-NC 0.65mm(推奨)

連系
ｌ
停止
ｌ
自立

※端子台は２種類あります。

CTセンサー用ケーブル

CT
センサー

パワーコンディショナ交流側端子台

パワーコンディショナ制御基板
商用系統側

分電盤

赤 白黒
商用系統

自立

電流センサーE U O W

S

太陽光
発電用
ブレーカー
30A

主幹漏電
ブレーカー

D種接地

電圧検知用ケーブル

パワーモニター

O

負荷側

W

L
U

施工について■接続例（H4J̲220の場合）

アース線 IV
5.5 mm2(緑)D種接地

６PINコネクター
RS485-B
RS485-A
ＧＮＤ
＋１２V

14

■接続例（H4.5J̲230/H5.5J̲230の場合）
太陽電池

出力ケーブル−側
出力ケーブル＋側

アース線 IV
5.5 mm2(緑)出力ケーブル−側
出力ケーブル＋側
出力ケーブル−側

終端スイッチ

D種接地

FCPEV-NC 0.65mm(推奨)制御基板の終端抵抗スイッチをONにしてください。

1

ON
OFF

1 VCC
2 GND
3 DATA+(A)
4 DATA−(B)
5 DATA+(A)
6 DATA−(B)
7 EPO+
8 EPO−
9 RPR+
10 RPR−
11 OVGR+
12 OVGR−
13 CAN+
14 CAN−ON

パワーコンディショナ
直流側開閉器付端子台施工について

出力ケーブル＋側

連系
ｌ
停止
ｌ
自立

※端子台は２種類あります。

CTセンサー用ケーブル

CT
センサー

パワーコンディショナ交流側端子台

パワーコンディショナ制御基板

商用系統側
商用系統

分電盤

赤 白黒

自立

E U O W

電流センサー

S

D種接地

太陽光
発電用
ブレーカー
30A

主幹漏電
ブレーカー

電圧検知用ケーブル

パワーモニター

O

W

負荷側

U

L

アース線 IV
5.5 mm2(緑)D種接地

６PINコネクター
RS485-B
RS485-A
ＧＮＤ
＋１２V

15

■接続例（H6J̲240/H5.5J̲221の場合）
出力ケーブル−側

太陽電池

出力ケーブル＋側

アース線 IV
5.5 mm2(緑)出力ケーブル−側
出力ケーブル−側
出力ケーブル＋側
出力ケーブル−側
出力ケーブル＋側

終端スイッチ
1 VCC
2 GND
3 DATA+(A)
4 DATA−(B)
5 DATA+(A)
6 DATA−(B)
7 EPO+
8 EPO−
9 RPR+
10 RPR−
11 OVGR+
12 OVGR−
13 CAN+
14 CAN−

D種接地

ON

ON
OFF

制御基板の終端抵抗スイッチをONにしてください。

1

パワーコンディショナ
直流側開閉器付端子台

FCPEV-NC 0.65mm(推奨)

連系
ｌ
停止
ｌ
自立

※端子台は２種類あります。

CTセンサー用ケーブル

CT
センサー

パワーコンディショナ交流側端子台

パワーコンディショナ制御基板

商用系統側

分電盤

赤 白黒

E U O W

電流センサー

S

D種接地

太陽光
発電用
ブレーカー
30A

主幹漏電
ブレーカー

電圧検知用ケーブル

パワーモニター

O

負荷側

W

L
U

施工について

出力ケーブル＋側

アース線 IV
5.5 mm2(緑)D種接地

６PINコネクター
RS485-B
RS485-A
ＧＮＤ
＋１２V

16

2.3.電流センサーの接続①主幹漏電ブレーカーのU、Wのケーブルに電流センサーを取り付けます。
電流センサーに書かれている電力会社側（商用系統側）と屋内側（主幹漏電ブレーカー）の方向を間違わないように取り付けてください。

商用系統側

電柱アイコン

施工についてU（赤） O（白） W（黒）家アイコン

主幹漏電ブレーカー※電流センサーの向きにご注意ください。

引っ掛け部をカチッとはめる※引っ掛け部がカチッとはまっていることを確認してください。
（抜け・緩みがないこと）※電流センサーを確実にロックしないと、正確な計測ができなくなります。

②電流センサーのケーブルのコネクターを制御基板のCTセンサー接続端子に挿し込みます。

※電流センサーのケーブルを下記図面のように電流センサー用ケーブルと接続します。
※コネクターの向きに注意して挿し込んでください。
※引っ掛け部が確実に電流センサーのケーブルのコネクターとロックされていることを確認して
ください。
U側

電流センサーの
ケーブル

引っ掛け部

電流センサー用
ケーブル

W側※電流センサー用ケーブルを切って延長しないでください。通信が不安定になります。
長さが足らない場合は、オプションの30mケーブルを購入してください。

17

施工について（４）電流センサー用ケーブルを制御基板のCTセンサー接続端子に接続します。

電流センサー用
ケーブル

連系
ｌ
停止
ｌ
自立
CT
センサー

18

■ケーブルについて・ケーブルはRS-485用ケーブルをご使用ください。
単線２芯（１対より対線）のシールド線（定格温度：80〜85℃）を用意してください。
（より線の場合0.3〜0.5mm2）・パワコンの施工・保守マニュアルを見ながら作業してください。
・複数のパワコンを接続する場合は、IDが重複しないように設定を完了させておいてください。
・施工前にケーブルの加工を行ってください。
※H4J̲220、H4.5J̲230、H5.5J̲230、H6J̲240、H5.5J̲221は、H4J̲220、H4.5J̲230、H5.5J̲230、
H6J̲240、H5.5J̲221施工・保守マニュアルをご覧ください。
8mm

シールド線

Φ0.6~0.8

40mm

Φ5~6

推奨ケーブル：FCPEV-NC 0.65mm【パワーコンディショナの配線】（１）フロンカバーを開きます。
（２）制御基板の端子台の３ DATA+(A)、４ DATA-(B)にパワーモニターからの通信ケーブルを接続します。
① 端子台の①を押します。
② 押したままの状態で、ケーブルを挿入します。
③ ケーブルが抜けないことを確認します。

【通信線の接続】
通信コネクタのピン配列に従って通信線を繋いでください。
※端子台は２種類あります。

終端スイッチ

1 VCC
2 GND
3 DATA+(A)
4 DATA−(B)
5 DATA+(A)
6 DATA−(B)
7 EPO+
8 EPO−
9 RPR+
10 RPR−
11 OVGR+
12 OVGR−
13 CAN+
14 CAN−①（３）絶縁カバーの溝を通して通信用配線口もしくは、本体入線部に入線します。
（４）端子台横の終端スイッチを 1 台の場合は、“ON” にします。
複数台の場合は、パワーモニターからの配線の最後のパワーコンディショナのみ “ON” にします。
【１台のパワーコンディショナを接続するときの通信イメージ図（余剰）】

パワーモニター(PPM R2J)

1 VCC
2 GND
3 DATA+(A)
4 DATA−(B)
5 DATA+(A)
6 DATA−(B)
7 EPO+
8 EPO−
9 RPR+
10 RPR−
11 OVGR+
12 OVGR−
13 CAN+
14 CAN−

６PINコネクター
RS485-B
RS485-A
ＧＮＤ＋１２V※ピン １とピン ２は 電源です。
GND を RS-485 のアースとして使用しないでください。
※パワーモニター − パワーコンディショナの通信線の総距離は 500m 以内にしてください。

※端子台は２種類あります。

19

制御基板の終端抵抗スイッチをONにしてください。

1

終端スイッチ

電流
センサー

ON

● AC アダプターを使用する場合

終端
スイッチ

連系
ｌ
停止
ｌ
自立
CT
センサー

施工について2.4.通信ユニットのセット●パワーコンディショナから電源供給する場合※停電時に自立運転を使いたい場合は、付属の AC アダプターを使わずにパワーコンディショナの電源を使用してください。

施工についてパワーモニター(PPM R2J)
６PINコネクター
RS485-B
RS485-A
ＧＮＤ
＋１２V

ON

1 VCC
2 GND
3 DATA+(A)
4 DATA−(B)
5 DATA+(A)
6 DATA−(B)
7 EPO+
8 EPO−
9 RPR+
10 RPR−
11 OVGR+
12 OVGR−
13 CAN+
14 CAN−

制御基板の終端抵抗スイッチをONにしてください。

1

終端スイッチ

電流
センサー

終端
スイッチ

連系
ｌ
停止
ｌ
自立
CT
センサー

※端子台は２種類あります。

※パワーモニター − パワーコンディショナの通信線の総距離は 500m 以内で施工してください。
※パワーモニター − パワーコンディショナ間の電源線の総距離は 100m 以内で施工してください。
パワーモニターの６PINコネクターの電源とDATA(RS-485)のケーブルを間違って接続しないでください。パワーモニターの故障の原因となります。

【複数のパワーコンディショナを接続するときの通信イメージ図（余剰）】制御基板の終端抵抗
スイッチをONにしてください。

1 VCC
2 GND
3 DATA+(A)
4 DATA-(B)
5 DATA+(A)
6 DATA-(B)
7 EPO+
8 EPO9 RPR+
10 RPR11 OVGR+
12 OVGR13 CAN+
14 CAN-

1 VCC
2 GND
3 DATA+(A)
4 DATA-(B)
5 DATA+(A)
6 DATA-(B)
7 EPO+
8 EPO9 RPR+
10 RPR11 OVGR+
12 OVGR13 CAN+
14 CAN-

1 VCC
2 GND
3 DATA+(A)
4 DATA-(B)
5 DATA+(A)
6 DATA-(B)
7 EPO+
8 EPO9 RPR+
10 RPR11 OVGR+
12 OVGR13 CAN+
14 CAN-

ON

1

終端
スイッチ

制御基板

制御基板

制御基板

Inverter 1

Inverter 2

Inverter n

パワーモニター(PPM R2J)
６PIN
コネクター
RS485-B
RS485-A
ＧＮＤ＋１２V※端子台は２種類あります。
※ピン １とピン ２は 電源です。
パワーコンディショナから電源を取らない場合は接続必要がありません。(AC アダプターを使用の場合)
GND を RS-485 のアースとして使用しないでください。
パワーモニターの６PINコネクターの電源とDATA(RS-485)のケーブルを間違って接続しないでください。パワーモニターの故障の原因となります。

20

2.5.パワーモニターとケーブルのセット
・施工前にケーブルの加工を行ってください。
8mm
シールド線

Φ5~6

40mm

施工についてΦ0.6~0.8

推奨ケーブル：FCPEV-NC 0.65mm
・６PINコネクターの作成
付属の６PINコネクター①の部分を押さえながら、ケーブルを挿し込んでください。

①
コネクターが完成したら、本体と接続します。
RS485-B
RS485-A
ＧＮＤ
＋１２V

ネジ穴

・本体と６PINコネクターの接続（１）本体に６PINコネクターを挿し込みます。
ネジ穴（２）
ドライバーをネジ穴から通し、６PINコネクターのネジ２本を締めてください。
※軸の長さ65mm以上、先端の刃幅3.5mm以下、刃厚0.6mm以下のマイナスドライバーをお使いください。

■上側に配線する場合■下側に配線する場合（３）すべての配線が完了したら、パワーモニターを設置場所に設置してください。

21

2.6.初期設定（１）６PINコネクターをパワーモニターに挿し込みます。

施工について（２）起動後、言語選択画面が表示されるので、使う言語を選択します。

言語選択画面（３）接続設定開始画面が表示されるので、をタッチします。

接続設定開始画面（４）時刻設定画面が表示されるので、時刻設定を行います。

時刻設定画面（日付、時刻は例です）

22

日付の

の枠を選択すると日付選択画面が表示されます。

現在の年月日を選択します。
時刻のの時刻枠をタッチすると、時刻選択画面が表示されます。

施工について

現在の時刻を選択します。

日付選択画面

時刻選択画面の時刻を確認したら、

時刻選択画面をタッチすると、時刻変更ダイアログが表示されます。
をタッチします。

時刻変更ダイアログ

時刻変更ダイアログが消え、時刻変更確認ダイアログが表示されます。
もう一度をタッチします。

再度時刻変更ダイアログ
時刻変更確認ダイアログ

23

（５）時刻設定が終了すると、接続設定が表示されるので、接続設定を行います。
有線の場合、接続方法にを選択し、計測ユニットのNo.欄とパワコンに設定したを押します。

施工について

ID番号のNo.欄にチェックを入れて、接続設定画面（チェック入り）（パワコンID1のときの例）（６）再確認画面が表示され、設定が終わったら、ダイアログが表示されます。
設定を変えたい場合、を押すと、「接続設定が完了しました。」

をタッチすると、ホーム画面が表示されます。
をタッチしてください。

設定が完了すると、「ホーム画面」が表示されます。

再確認画面

接続設定完了画面（７）内蔵計測ユニットの設定を行います。
サービスモードに入ります：ホーム画面に順番にタッチすると、サービスモードに入ります。
手順：左上１回タッチ→右上２回タッチ→左上１回タッチ（５秒以内に行ってください。）※タッチ操作が間違った場合、画面中央を一回タッチすると、キャンセルになります。
最初から操作をやり直してください。

①④②③

キャンセルスペースサービスモードに入ると、画面の上部中央に24が表示されます。

（８）ホーム画面の→をタッチします。

施工について①整定値から「主幹負荷計測」を選択し、ONに設定します。
②設定が終わったら「単一パワコン更新」をタッチし、設定を終了します。

※主幹負荷計測をONにするのは、電流センサーおよび電流センサー用ケーブルを取り付けた機器のみ
ON にしてください。エラーの原因となります。

（９）設定が完了すると、「ホーム画面」に戻ります。
設定直後は処理中のため、「」アイコンが表示されますが、1〜3分後に下記の内容を確認してください。
・ホーム画面で「」アイコンが表示されていないことを確認してください。

・発電の電力アイコンの数値が変化していることを確認してください。
・接続設定や接続履歴を確認してください。
※再び接続設定を行う場合、サービスモードに入ってください。
■サービスモードの解除方法

トップ画面をもう一度同じ手順でタッチすると、通常モードに戻ります。

25

３.パワーモニターの設置

パワーモニターは、卓上もしくは壁面で使用することができます。
この章では、「壁面設置」、「卓上設置」、「ACアダプター用ケーブルの通し方」についてそれぞれ説明します。

3.1.壁面設置●壁面設置の方法②

パワーモニターの設置

Φ4 木ネジ③①① 壁面/卓上用プレートを付属の木ネジで壁に取り付けてください。

・壁面/卓上用プレートは、本体の質量に耐える場所に設置してください。

・付属の木ネジが使用できない場所に設置する場合は、Φ４の皿ネジを使用してください。
・木ネジで木の材質の壁に取り付けるトルクは1.5~2.0 N.mにしてください。
・平らな壁に取り付けてください。

② 壁面/卓上用プレートの引掛け部と本体裏面の壁掛プレート固定差し込み口を確認し、本体の固定差し込み口が壁面/卓上用プレートの上部の上になるまで押し当てます。

③ そのまま本体を下にスライドさせ、確実に引掛けてください。

・壁面/卓上用プレートに、本体の壁掛けプレート固定差し込み口を押し当て、約１cm下にずらしてください。

One Point
・取り外す際、パワーモニターの落下に注意してください。
本体
50mm

36.7mm
25mm

74mm
40mm

50mm

35mm

150mm

23.3mm

20mm■壁面/卓上用プレートと本体の寸法■本体の各面からの離隔距離26

3.2.卓上設置② Ａ部● 卓上設置の方法①壁面/卓上用プレートを本体下部にある卓上用固定差し込み口の向きに注意して挿し込んでください。
②壁面/卓上用プレートが、右の図に示す本体底面のA部に隙間が無いことを確認してください。

3.3. ACアダプター用ケーブルの通し方● 配線口

配線口はパワーモニターの背面の上と下に二つがあります。

■上側から配線する場合

配線方法により、使用する配線口の蓋を取り、ケーブルを通します。

②①①■下側から配線する場合②① ペンチで使用する配線口を取ります。
（ケーブルが傷つかないようにニッパーでバリを取ってください。）② ケーブルを通してください。

27

パワーモニターの設置①

４.画面表示の説明
4.1.ホーム画面

パワーモニターでは、発電・消費・売買電力量やパワコンの運転状態など、様々な情報を表示しています。ここでは、表示されるイラストやアイコンについて説明します。

⑬

⑪

②

③④

⑤

画面表示の
説明

①
⑥

⑦

⑩

⑧

⑨
⑫

①日付/時刻現在の日付と時刻を表示します。
②抑制アイコン
パワコンの運転に抑制がかかっているときに表示します。
アイコン

運転モード

説明

温度上昇抑制パワコン内部の温度が高くなり、パワコンの出力を抑えている状態です。

電圧上昇抑制パワコン運転中に商用系統の電圧が高くなり、パワコンの出力を抑えている状態です。

③エラーアイコン
エラーが発生していることを表示します。
通常は表示されず、エラーが発生した場合に表示します。
詳細は、「６.おかしいなと思ったら（トラブルシューティング）」（76ページ）を参照してください。
④通信異常アイコン
パワコンまたは内蔵計測ユニットとの通信ができないときに表示します。
アイコン

運転モード
通信異常

説明

パワコンまたは内蔵計測ユニットとの通信が異常な状態です。

28

⑤パワコン、内蔵計測ユニット接続台数アイコン

接続設定でチェックが入っているパワコンや内蔵計測ユニットの台数が表示されます。
実際の配線とは関係がありませんので、誤配線の確認には使用できません。

⑥積算発電量／CO2削減量

積算発電量：発電開始日から現在までの総発電電力量を表示します。
CO2削減量：発電量からCO2の削減量を計算して表示します。

⑦発電電力アイコンと数値

現在の発電状況を示すアイコンと数値です。

⑧電気の流れ
発電時：発電と消費の間に左から右へ「→

売電時：消費と売電の間に左から右へ「→」マークが流れます。

→

買電時：消費と買電の間に右から左へ「←」マークが流れます。

←⑨消費電力アイコンと数値

現在の消費状況を示すアイコンと数値です。

⑩売電・買電電力アイコンと数値

電力の売買状態を示すアイコンと数値です。売買状態によりアイコンの色と文字（売電/買電）の表示が変わります。
アイコンの色は、売電の場合：｢緑色」、買電の場合：「赤色」で表示されます。

⑪USBメモリーキーアイコン
USBメモリーキーがUSB端子に取り付けられているときに表示されます。

29

画面表示の
説明

→

」マークが流れます。

⑫メニューボタン
メニューボタンの名称を表示します。
メニューボタンは、表示している画面ごとに名称や役割が異なります。
詳細内容については、取扱説明書を参照してください。
さまざまな電力の履歴を表示します。
パワコンの状態やエラー履歴を表示します。
パワコンの整定値の確認やパワーモニターの設定が行えます。
パワコンの自立運転と連系運転の状態を表示します。
スライドショー機能です。

⑬時計・ネットワークアイコン

画面表示の
説明

ネットワークに繋がってない状態です。
LAN接続はされていますが、外部に接続することができない状態です。
ネットワークに正常に繋がっている状態です。
ネットワークからの時間同期に失敗している状態です。
ネットワークからの時間同期に成功している状態です。
出力制御中です。
（スケジュール起動時のみ表示する）

One Point
・ 画面に表示される数値は、すべて四捨五入された値が表示されます。
例えば、「3.14 kWh」の場合は「3.1 kWh」と表示され、「3.15 kWh」の場合は「3.2 kWh」と表示されます。
このように、表示される数値は、真の値とは完全に一致しない場合があります。

・抑制・通信異常アイコンが頻繁に表示される場合は、「６.おかしいなと思ったら（トラブルシューティング）」（76ページ）を参照してください。

30

4.2.各操作画面
パワーモニターは、タッチ操作や接続設定により、次のように表示画面が変化します。
各画面の表示内容と操作は、「表示機能」で説明します。

One Point
・点線の矢印で表示している画面は、一定の条件（日付/時刻未入力、接続設定等）を満たした
ときに表示されます。
・点線の枠で囲む画面は、パワーモニターとパワコンが通信できない場合、表示されません。
・実線で表示されている画面は、通常操作で表示されます。
・二重枠線で囲まれた画面は、サービスモードのときに表示されます。
■各操作画面一覧

電源投入(起動画面の表示までに 1 0 秒 程度かかります。)

起動画面

時刻設定画面22 ページ

接続設定画面24 ページ

ホーム画面
27 ページ

情報
本日

設定

パワコン運転状態

スライドショー

接続設定

パワコン

34 ページ

本日（時間）

パワコンエラー履歴

1ヵ月

整定値
36ページ

接続履歴

1年

時刻
37 ページ

抑制履歴

画面設定
39 ページ

20年

メンテナンス43 ページ

カレンダー

通信設定
47 ページ

測定値

出力パワー制御系統

49 ページ

出力制御

パワコン

63 ページメール
73 ページ

RS485設定
74 ページクラウド登録（将来のための機能です。）※ページを記載していない画面の詳細内容については、取扱説明書を参照してください。

31

画面表示の
説明

履歴

4.3.リセット方法■パワーモニターのリセット

本体底面のリセット穴に先の細い絶縁体でできた棒状の物を挿し込み、リセットボタンを押してください。

リセットされます。

※パワーモニターを再起動させます。設定や記録は消去されません。

POWER MONITOR

画面表示の
説明

リセット穴

32

５.サービスモードについて
5.1.サービスモードの入り方
ホーム画面に順番にタッチすると、サービスモードに入ります。
手順：左上１回タッチ→右上２回タッチ→左上１回タッチ（５秒以内に行ってください。）※タッチ操作が間違った場合、画面中央を一回タッチすると、キャンセルになります。
最初から操作をやり直してください。

①④②③

サービスモードに入ると、画面の上部中央にが表示されます。

■サービスモードの解除方法

トップ画面をもう一度同じ手順でタッチすると、通常モードに戻ります。

33

サービスモードについてキャンセルスペース5.2.サービスモード専用機能
サービスモードは、パワコンの接続、整定値と時刻などの設定、メンテナンスやデモモードがあります。
■接続設定

サービスモードでは、接続設定が行えます。
※初回モニターを起動する時、接続設定画面が自動で表示されますが、二回目以降接続設定を行う場合、サービスモードに入る必要があります。
一般モードでは接続設定ページは、表示されません。

【パワコンを増設する場合】

太陽光発電システムを増設し、パワコンが追加された場合、下記のように設定を行ってください。
下記の設定を行わないと、追加されたパワコンの発電量の計測ができません。

を押します。

サービスモードについて（１）追加するパワコンに設定したNo.のチェックを入れて、（２）設定完了ダイアログが表示されるので、をタッチします。

34

（３）「パワコン運転状態」と「情報」にある接続履歴ページに確認してください。

（４）設定完了後、「■サービスモードの解除方法」（33ページ）に従って通常モードに戻してください。

【パワコンを交換する場合】

パワコンを故障で交換した場合、下記のように設定を行ってください。

下記の設定を行わないと、追加されたパワコンの発電量の計測ができません。

（１）パワーモニターに接続する前に、交換したパワコンのNo.を設定します。

（パワコンの施工・保守マニュアルをご参照ください。）（２）交換したパワコンの整定値を設定してください。

（３）「パワコン運転状態」と「情報」にある接続履歴ページに確認してください。

（４）設定完了後、「■サービスモードの解除方法」（33ページ）に従って通常モードに戻してください。

・ ホーム画面の→をタッチします。

●タブの表示
選択中のタブは白くなります。非表示タブは薄い青です。
選択されたタブ

非表示タブ

タブ

35

サービスモードに
ついて

操作方法：

■整定値

⑥

①

②

④

③

⑤

①整定値画面
サービスモードでは、整定値の設定が行えます。
整定値の内容については、整定値一覧（88ページ）を参照してください。
通常モードでは整定値ページは、設定できません。
②

サービスモードに
ついて

③

④

⑤

⑥

設定が単一のパワコンに更新します。

設定がすべてのパワコンに更新します。

選択したパワコンの整定値をダウンロードすることができます。

ダウンロードした整定値ファイルをアップロードすることができます。
※アップロードできたら、最後に更新ボタンをタッチしないと、変更されません。

見たいパワコンが選択できる画面が表示されます。
ボタンをタッチするとパワコン選択ダイアログが表示されるので、見たいパワコンのNo.をタッチします。

操作方法

・ホーム画面の→をタッチします。

36

■時刻

①日付

日付の設定ができます。

②時刻

時刻の設定ができます。

（１）日付のの枠を選択すると日付選択画面が表示されます。

現在の年月日を選択します。

現在の時刻を選択します。

の枠をタッチすると、時刻選択画面が表示されます。

日付選択画面（３）

時刻選択画面をタッチすると時刻変更ダイアログが表示されます。
変更してよければをタッチします。
時刻変更ダイアログ（４）時刻変更ダイアログが消え、再度時刻変更
確認ダイアログが表示されます。

（５）もう一度をタッチします。
時刻変更確認ダイアログ

37

サービスモードについて（２）時刻の（６）確認ダイアログが表示されるので、をタッチします。

確認ダイアログ

時刻画面③タイムシンクロナス

日時情報をサーバーから取得することができます。

・有効：この機能を有効にします。

・サーバー：タイムサーバーのアドレスを入力します。
・標準時間帯：時間帯の設定ができます。

サービスモードについて日本の場合、世界標準GMTより+９時間なので、GMT+９と設定します。

標準時間帯設定画面

・周期：サーバーへのアクセス時間を入力します。

設定範囲：１時間、６時間、12時間、１日、２日、３日、１週間

周期設定画面

操作方法
・ホーム画面の→をタッチします。

38

■画面設定通常モードでも画面設定が行えます。

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
①トップ画面

トップ画面の枠をタッチすると、トップ画面を選択できます。

（デフォルトはトップ画面１になります。）
サービスモードについて設定範囲 ：トップ画面１、トップ画面２

トップ画面選択39

②壁紙選択
USBメモリーから本体にファイルを保存して、本体から壁紙データを読み込むことができます。
壁紙選択はトップ画面２を選択している時のみ選択することができます。
はチェックボックスです。タッチする度に、チェックマークが表示／非表示になります。
※チェックマークがない時、決定ボタンを押しても壁紙が変更されませんので、ご注意ください。
なお、壁紙をデフォルトに戻りたい場合、チェックを外して決定ボタンを押せばデフォルトに戻ります。
壁紙選択のボタンをタッチすると、壁紙選択画面が表示されます。
[選択先]：本体かUSBメモリーかを選択します。
目次：ファイルのディレクトリを表示します。
目次の文字表示は最大30文字まで表示します。
30文字を超えた場合、前は「…」になります。
ファイルのディレクトリは最大30文字まで表示します。
30文字を超えた場合、後ろは「…」になります。
※大きなファイルの場合、表示時間がかかることがあります。
（お勧めの画像サイズは 800Ｘ480ピクセル）※ファイル名は英数で、形式はJPG、JPEG、GIF、PNGにしてください。

サービスモードについてファイル名が長すぎる場合[本体へコピー]選択先はUSBメモリーを選択する場合、このボタンを表示します。
ファイルを選択してこのボタンをタッチすると、ファイルは本体の「theme」に保存します。
※壁紙データは１枚のみ本体に保存することができます。
[×]：このダイアログを閉じます。

ファイル選択画面

40

フォルダ選択画面④スライドショー間隔時間
スライドショーの画面切り替え時間（5、10、20、30秒）が設定できます。
デフォルトは10秒になります。
※大きなファイルの場合、表示時間がかかることがあります。
（お勧めの画像サイズは 800Ｘ480ピクセル）
スライドショー中に画面をタッチすると、スライドショーが終了し、ホーム画面に遷移します。
なお、エラーが発生した場合、スライドショーが終了し、ホーム画面に遷移します。

⑤スリープ
無操作で本機の液晶画面が消えるまでの時間が設定できます。
設定範囲：1、2、3、4、5、10、15、20、25、30分
デフォルトは５分になります。
スリープ中に画面をタッチすると、画面が表示されます。
なお、エラーアイコンが表示された場合、画面が点灯し、ホーム画面に戻ります。

41

サービスモードについて③スライドショー写真選択
USBメモリーから本体にファイルを保存して、本体からスライドショーデータを読み込むことができます。
スライドショー写真選択の枠をタッチすると、スライドショー写真選択画面が表示されます。
[選択先]：本体かUSBメモリーかを選択します。
目次：ファイルのディレクトリを表示します。
目次の文字表示は最大30文字まで表示します。
30文字を超えた場合、前は「…」になります。
ファイルのディレクトリは最大30文字まで表示します。
30文字を超えた場合、後ろは「…」になります。
※大きなファイルの場合、表示時間がかかることがあります。
（お勧めの画像サイズは 800Ｘ480ピクセル）※ファイル名は英数で、形式はJPG、JPEG、GIF、PNGにしてください。
[本体へコピー]選択先がUSBメモリーの場合、このボタンが表示されます。フォルダを選択してこのボタンを表示します。フォルダを選択してこのボタンをタッチすると、ファイルは本体の「show」フォルダに保存されます。
[×]：このダイアログを閉じます。

⑥画面の明るさ
画面の明るさは10段階で選択できます。
設定範囲：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10
デフォルトは８になります。
⑦バージョン
パワーモニターのファームウェアバージョンを表示します。
⑧出力制御バージョン
出力制御対応がどの電力会社まで対応しているかを表示します。
ちなみに、バージョン01.01は、九州電力、四国電力、沖縄電力、中国電力。東北電力に対応しています。
⑨

デモモードに入りることができます。
詳細は、「5.3.デモモードの入り方」（75ページ）を参照してください。

⑩言語
パワーモニターの言語が選択できます。
設定範囲：English、日本語⑪

変更を確定します。

※全ての設定は最後に決定ボタンをタッチしないと、変更されません。
ご注意ください。

サービスモードについてをタッチすると、ダイアログが消えます。

画面変更ダイアログ

操作方法
・ホーム画面に→をタッチします。

42

■メンテナンス

パワーモニター内のデータをバックアップやリストアをすることができます。
通常モードでは表示されません。

弊社メンテナンス用です。

パワーモニター内のデータをバックアップができます。

バックアップしたデータを元の状態に戻します。

43

サービスモードについて本機のファームウェアーを更新できます。

（１）USBメモリーに更新用のファームウェアをコピーします。
（２）USB端子にUSBメモリーを取り付けます。

（３）（４）
ファイルを選択し、をタッチすると、
ファイル選択画面が表示されます。
をタッチすると、更新が始まります。

サービスモードについて※ファームウェアの更新中に、電源を切ったり、USBメモリーを取り外したりしないでください。

ファームウェアの更新が完了すると、パワーモニターは再起動し、ホーム画面が表示されます。
ファームウェアの更新後、「設定」の「画面設定」ページで、バージョンを確認してください。

44

（１）USB端子にUSBメモリーを取り付けます。

をタッチすると、
ファイル保存画面が表示されます。

（３）
ファイル保存する場所を選択し、をタッチすると、
ダウンロードが始まります。

※ダウンロード中に、電源を切ったり、USBメモリーを取り外したりしないでください。

ダウンロードが完了すると、パワーモニターは再起動し、ホーム画面が表示されます。

45

サービスモードについて（２）

（１）USB端子にUSBメモリーを取り付けます。

（２）をタッチすると、
ファイル選択画面が表示されます。

サービスモードについて（３）バックアップファイルを選択し、をタッチすると、リストアが始まります。

※リストア中に、電源を切ったり、USBメモリーを取り外したりしないでください。

リストアが完了すると、パワーモニターは再起動し、ホーム画面が表示されます。

46

■通信設定本機を単品購入された場合は、設定は必要ありません。
遠隔監視を行いたい場合は、ルーターなどがセットになった遠隔監視システムをご購入ください。
また、ネットワークの知識や技術がある方は、ご自身の責任において設定を行ってください。

専門分野仕様のため、特に設定の必要はありません。
専門分野仕様のため、特に設定の必要はありません。

パワーモニターをインターネット経由で監視するための設定です。
ネットワークの知識無い方は、さわらないでください。

47

サービスモードについて専門分野仕様のため、特に設定の必要はありません。

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

⑧
①DHCP
インターネットに接続する場合、IPアドレスなど必要な情報を自動的に割り当てるプロトコルです。
「有効」を選択するとネットワーク設定を手動で行わなくてもすぐに適切な設定で接続することができます。
「無効」を選択すると以下の項目の設定が可能になります。

サービスモードについて②IPアドレス
パワーモニター１台１台に割り振られた識別番号です。
③サブネットマスク
IPアドレスの頭から何ビットをネットワークアドレスに使用するかを定義する32ビットの数値です。
④ゲートウェイIP
異なるネットワーク間を接続するためのIPです。
⑤DNS
ドメインネームサーバーの略で、ドメイン名やホスト名とIPアドレスの対応関係を管理します。
⑥検索ドメイン
適当なドメイン名が指定されたときに勝手に補われるドメイン名です。
⑦ホスト名
パワーモニターの名前を適当に付けることができます。
初期値はDELTAです。とくに設定の必要はありません。
⑧
をタッチすると設定変更ダイアログが表示されるので、48をタッチします。

■出力パワー制御 (メーカー専用)
出力制御システムにおいて、固定スケジュール（手動定期書換）のための固定カレンダーの設定ができます。１日ごとに、時間帯、出力上限（％）、力率を設定できます。

固定スケジュールの入力および編集は、
スケジュールの改ざん防止のため、一般ユーザーおよび工事店には公開できません。

通常は、「■出力制御（ 通信環境がある場合）」もしくは、「■出力制御 (通信環境が無い場合)」で設定します。

②

⑤

④

①

①日付
年：西暦で表示しています。タッチで年を変更できます。
月：月を表示しています。タッチで月を変更できます。
「キャンセル」ボタンをタッチすると、出力パワー制御画面に戻ります。

②

前の月に遷移します。

次の月に遷移します。

49

サービスモードについて③

③当日表示当日は青い枠で囲まれます。過去はグレーに表示されます。
④

出力制御のスケジュールを編集できます。

⑤

選択した日を解除できます。

（１）USBメモリーキーをパワーモニターに取り付けます。
（２）出力パワー制御の画面を開くと編集画面が表示されます。
USBメモリーキーが無い場合は、表示のみとなり、編集はできません。
（３）連続でも不連続でも制御する日や曜日を自由に選択できます。

操作方法

→

をタッチします。

サービスモードについて・ホーム画面に50

【制御する日を連続や不連続で設定したい場合】（１）制御する日付をタッチすると、選択されます。
選択された日は緑の枠で囲まれます。

選択を解除したい場合、再度日付をタッチすると解除されます。
すべての選択を解除したい場合、をタッチします。

連続で選択した場合

不連続で選択した場合（２）カレンダーの真ん中上に選択された日を合計して表示されます。
選択ができたら、をタッチすると、編集画面に入ります。

①

サービスモードについて②①

をタッチすると、選択した日付を表示されます。
例：※最大96日まで選択可能です。

②（３）

USBメモリーキーで権限を設定するときに決めたIDがここに表示されます。
をタッチすると、出力制御内容を設定できます。

51

①
②
③

①時間帯の枠をタッチすると、制御する時間帯を選べます。
選択された時間枠が青くなります。
選択を解除したい場合、再度時間枠をタッチすると解除されます。
※時間は、連続で選択してください。
※複数日を選択した場合、既に設定された日を選択し、設定すると設定内容が上書きされ、元の設定が削除されます。

サービスモードについて②抑制の枠をタッチすると、制御するパーセントを選べます。（0〜100％）③一定力率の枠をタッチすると、一定力率を選べます。
（OFF、+0.80(遅れ)〜-0.80(進み)）52

（４）設定ができると、をタッチして編集画面に戻ります。

画面の下に設定した制御内容が表示されます。
修正したい場合、をタッチすると、制御内容を修正できます。

削除したい場合、をタッチすると、制御内容を削除されます。

をタッチして設定します。

をタッチすると設定を確定します。
※全ての設定は最後に決定ボタンをタッチしないと、設定が成立しません。
ご注意ください。
をタッチすると、ダイアログが消えます。

（６）をタッチすると、出力パワー制御画面に戻ります。

53

サービスモードについて（５）制御設定を追加したい場合、再度●出力制御記録

設定した出力制御内容を表示します。

１日に最大96件設定することができます。

通常モードでは、日付をタッチして、その日の出力制御記録画面が表示されます。

サービスモードについてをタッチすると、出力パワー制御画面に戻ります。

54

【制御する日を曜日で設定したい場合】をタッチします。

（２）終了日の枠をタッチして、終了日を選んで、をタッチします。

（３）その下に制御する月と曜日をタッチすると、選択されます。
選択された枠が青くなります。
選択を解除したい場合、再度枠をタッチすると解除されます。

（４）をタッチすると、出力制御内容を設定できます。

55

サービスモードについて（１）そのまま①②③①時間帯の枠をタッチすると、制御する時間帯を選べます。
選択された時間枠が青くなります。
選択を解除したい場合、再度時間枠をタッチすると解除されます。
※時間は、連続で選択してください。
※選択した曜日と既に設定された日が重複した場合、後から設定した内容に上書きされます。

サービスモードについて②抑制の枠をタッチすると、制御するパーセントを選べます。（0〜100％）③一定力率の枠をタッチすると、一定力率を選べます。
（OFF、+0.80(遅れ)〜-0.80(進み)）56

（４）設定ができると、をタッチして編集画面に戻ります。

画面の下に設定した制御内容が表示されます。
修正したい場合、をタッチすると、制御内容を修正できます。

削除したい場合、をタッチすると、制御内容を削除されます。

をタッチして設定します。

をタッチすると設定を確定します。
※全ての設定は最後に決定ボタンをタッチしないと、設定が成立しません。
ご注意ください。
をタッチすると、ダイアログが消えます。

（６）をタッチすると、出力パワー制御画面に戻ります。

57

サービスモードについて（５）制御設定を追加したい場合、再度●出力制御記録

設定した出力制御内容を表示します。

１日に最大96件設定することができます。

通常モードでは、日付をタッチして、その日の出力制御記録画面が表示されます。

サービスモードについてをタッチすると、出力パワー制御画面に戻ります。

58

【１日だけ削除するには】（１）削除したい日付をタッチし、選択しをタッチします。

選択された日は緑の枠で囲まれます。

選択を解除したい場合、再度日付をタッチすると解除されます。

をタッチします。

（２）選択した日付の詳細が表示されます。
（３）をタッチするとダイアログが表示されます。

59

サービスモードについてすべての選択を解除したい場合、

（４）サービスモードに
ついて

（５）

（６）

をタッチし、
ダイアログが消えたらをタッチします。

をタッチするとダイアログが消えます。

をタッチすると、出力パワー制御画面に戻ります。

60

【任意の日付を削除するには】（１）削除したい日付をタッチし、選択しをタッチします。

選択された日は緑の枠で囲まれます。

選択を解除したい場合、再度日付をタッチすると解除されます。

（２）

をタッチします。

をタッチし、選択した日付が間違いないか確認します。

61

サービスモードについてすべての選択を解除したい場合、

（３）をタッチすると消去を確定します。
をタッチするとダイアログが消えます。

をタッチすると、出力パワー制御画面に戻ります。

サービスモードに
ついて

（４）

62

■出力制御（通信環境がある場合）パワコンに本機を接続することで、広義のPCSとして出力制御付PCSとなります。
出力制御の設定ができます。
出力制御には、通信環境がある場合と無い場合で設定が異なります。
通信環境がある場合、本機では、インターネット等で電力サーバーから出力制御スケジュールを取得、出力制御スケジュールに従って出力を制御します。厳密には、まず、固定スケジュールを取得します。
その後定期的に更新スケジュールを取得しながら出力制御スケジュールを書き換えていきます。
この場合、期間ごとに精密な制御が行えるので固定スケジュールよりも多くの発電量が確保できます。
通信環境が無い場合、固定スケジュールデータを入手し、USBメモリーにコピーします（1年1回以上）。
本機にUSBメモリーを挿入し、本機に固定スケジュールをインストールします。
● 設定の前に・本機器がネットワークで接続されていることをご確認ください。
・発電所IDをご準備ください。
・契約容量、パワコン容量をご確認ください。
● 設定方法（１）サービスモードに入ります。
を選択し、

から

を選択します。

（３）管轄内の電力会社を選択します。（本説明は九州電力を例とします）
九州電力を選択したら下記の画面になります。

63

サービスモードについて（２）

（４）発電所ID 、契約容量、パワコン容量を入力します。
（５）ソースの項目からサーバーを選択します。

（６）最後に、をタッチするとデータをローディングします。

※インストール中に、電源を切らないでください。

サービスモードについて「無効値」のエラーが表示された場合は、入力項目に誤りがありますのでご確認ください。

64

（７）状態が“更新完了.”と表示されると完了です。

※インストールには約 15〜30 分かかりますので、その間、電源を切らないでください。

を選択し、

から

を選択します。

サービスモードに
ついて

（８）

65

■出力制御（通信環境が無い場合）● 設定の前に・ USBメモリーをご用意ください。
・ 発電所IDをご準備ください。
・ 契約容量、パワコン容量をご確認ください。

サービスモードについて● 設定方法（１）固定スケジュールのデータを入手します。
（２）USBメモリーにコピーします。データはフォルダなどにいれないで、そのままコピーしてください。
（３）USB メモリーをパワーモニターの USB1 端子（上側）に取り付けます。

（４）サービスモードに入ります。
（５）

を選択し、

から

66

を選択します。

（６）管轄内の電力会社を選択します。（本説明は九州電力を例とします）
九州電力を選択したら下記の画面になります。

（７）発電所ID 、契約容量、パワコン容量を入力します。

（９）最後に、をタッチするとUSB メモリー内の固定スケジュールのデータを

ローディングします。
そして自動的に固定スケジュールをカレンダーにインストールします。
※インストール中に、電源を切ったり、USB メモリーを取り外したりしないでください。
「無効値」のエラーが表示された場合は、入力項目に誤りがありますのでご確認ください。

67

サービスモードについて（８）ソースの項目からUSBを選択します。

サービスモードについて（１０）状態が“読み取り完了.更新中...”と表示したら、インストールをしています。

※インストールには約 15〜30 分かかりますので、その間、電源を切ったり、USB
メモリーを取り外したりしないでください。

（１１）状態が“更新完了.” と表示したら、1 年分の固定スケジュールはインストール完了しています。

68

を選択し、からを選択します。

サービスモードに
ついて

（１２）

69

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

①電力会社選択

設定したい電力会社を選択します。

②ソース

スケジュールの取得先を選択します。

サーバー：通信環境がある場合に選択します。

サービスモードについて

USB：通信環境が無い場合（固定スケジュール）に選択します。

③発電所ID

電力会社から発行された発電所IDを入力します。

④契約容量発電所の契約容量を入力します。

⑤パワコン容量発電所のパワコンのトータル容量を入力します。

70

⑥状態
内容

表示

固定スケジュールデータのファイルが無い
もしくは、ファイル名が異なっています。

ファイルが見つからない
データヘッダーエラー

データの制御値エラー
データチェックサムエラー

USBに入ったスケジュールデータが正しくない。
データをもう一度USBに入れ直すか、データをもう一度入手し直してください。

データ期限切れ

USBに入ったスケジュールデータが古い。
新しいデータを入手し直してください。

データのIDと設定ID番号が一致しない

未登録ID

IDが間違っています。

サーバーからデータを取得できません。
主な原因は、下記のとおりです。
1.サーバーのアドレスの間違い。
2.サーバー異常。
3.インターネットに繋がってない。
4.インターネット異常。
5.サーバーに正しいデータを読み込めない。

接続異常

待機

入力待ち

ローディングIDの照合、データのダウンロード中

読み取り完了. 更新中...

インストール中

更新完了

更新成功

をタッチすると設定完了ダイアログが表示されるので、

操作方法

・ホーム画面に→をタッチします。

71

をタッチします。

サービスモードについて⑦

● 出力パワー制御の確認（１）出力パワー制御が動作すると「出力パワー制御」画面にスケジュールが表示されます。
※設定直後は表示までに時間がかかります。

（２）日付をタッチすると出力制御記録が表示されます。

サービスモードについて当日の日付をタッチすると今日のスケジュールを見ることができます。

（３）をタッチすると、出力パワー制御画面に戻ります。

72

■メール
パワコンからのアラーム（エラー、
フォルト、
ワーニング）が発報したとき、登録されたアドレスにメールを送ります。
※本機がインターネットに接続され、正しく設定されている場合に限ります。

④

①

②

③

② テキストボックス
メールアドレスを入力できます。
ボックスをタッチするとソフトキーボードが表示されます。

入力が終了したら「」をタッチします。

73

サービスモードについて① チェックボックス
登録したいメールアドレスの数だけチェックをします。（最大4個）
チェックをするとテキストボックスが入力可能状態になります。

③ [決定]設定を確定します。
※全ての設定は最後に決定ボタンをタッチしないと変更されません。ご注意ください。
をタッチするとダイアログが消えます。

登録が完了し、しばらくすると、登録したメールアドレスに下記の内容のメールが届きます。
送信者 PVI.SUPPORT
主題
発電所情報通知テストレター
メールボックスのセットアップが完了しました

届かない場合は、
メールアドレスの間違いやセキュリティー（プロバイダー、ネット環境）の問題があります。

アラームが発生した場合、下記のようなメールが届きます。

サービスモードについて

送信者 PVI.SUPPORT
主題
発電所のエラー情報通知
お客様へ、
データコレクターのシリアル番号：01W12346578W9
日時：2024-04-01 15：13：37、パワコンの機器ID：1、エラー情報：外部通信異常(F74)④

ホーム画面に遷移します。

操作方法
・ホーム画面に→をタッチします。

■RS485設定
弊社メンテナンス用画面です。触らないでください。

74

5.3.デモモードの入り方※デモモードは販売促進用です。特に設定の必要はありません。
→
画面設定にある→デモモードをタッチすると、デモモードダイアログが表示されます。

をタッチするとデモモードに入ります。
デモモードに入ると、画面の上部中央にが表示されます。

※デモモードでは、
メンテナンスとダウンロードは行えません。
※通常モードでは、はできません。

サービスモードについて※パワーモニターの電源OFFでデモモードが終了します。

75

６.おかしいなと思ったら（トラブルシューティング）
6.1.エラー表示■エラーや異常、抑制が発生した場合にホーム画面にアイコンが表示されます。

③②①①通信異常アイコン
パワコンまたは内蔵計測ユニットとの通信ができないとき表示されます。
アイコン

運転モード

通信異常

説明

パワコンまたは内蔵計測ユニットとの通信が異常な状態です。

おかしいなと思ったら（トラブルシューティング）②エラーアイコン
エラーが発生していることを表示します。
通常は表示されず、エラーが発生した場合に表示されます。
「パワコンエラー履歴」と「パワコン運転状態」ページで確認することができます。
詳しいエラーコードについて、パワコンの施工・保守マニュアルを参照してください。

操作方法

・ホーム画面の・→のやで見たいパワコン（

タッチして各パワコンの状態画面を切り替えます。

76

をタッチします。
／

／

／

）を

③抑制アイコン
パワコンが抑制しているときに表示します。
アイコン

運転モード

説明

温度上昇抑制パワコン内部の温度が高くなり、パワコンの出力を抑えている状態です。

電圧上昇抑制パワコン運転中に商用系統の電圧が高くなり、パワコンの出力を抑えている状態です。

温度上昇抑制と電圧上昇抑制は、故障ではありません。

システムを安全に運用するために発生する機能です。

発生頻度が低い場合や短時間の場合は、システムの異常ではありません。

おかしいなと思ったら（トラブルシューティング）

発生頻度が高い場合や長時間復帰しない場合は販売店にご相談ください。

77

6.2.トラブルシューティング■次のような現象が発生した場合について対処方法を説明します。
確認内容

対処方法

表示画面に
何も表示されない。

バックライトが消灯していませんか？

画面にタッチすると画面が表示されます。
表示画面の点灯時間は、画面設定で変更することができます。
⇒「画面設定」（39ページ）

画面にタッチしても何も表示しない。

ACアダプターが、コンセントやパワーモニターから外れていませんか？

ACアダプターをコンセントおよび
パワーモニターに正しく接続してください。
正しく接続しても、現象が解消されない場合は販売店に相談してください。

エラーアイコンが表示されていませんか？

異常がある場合、自動的に画面を点灯しエラーメッセージを表示します。表示されているエラーメッセージを確認してください。
⇒パワコンの施工・保守マニュアルを参照してください。

瞬時停電が発生していませんか？

瞬時停電があった場合、停電から復帰した際にパワーモニターが再起動し、設定されたスリープ
時間の間は画面が点灯したままになります。

どのくらい発熱していますか？

通常使用状態でも発熱しますので異常ではありません。
手で触れられないほどであればACアダプターをコンセントから抜いて販売店に相談してください。

パワコンの交換等を行っていませんか？

次の内容であれば、正常です。
積算電力量は、パワコンとパワーモニター
それぞれで積算しています。そのため、パワコンとパワーモニターに表示される積算
電力量の値が異なる場合があります。

電圧上昇抑制、温度上昇抑制が表示される。

発生頻度や発生時間を確認してください。

電圧上昇抑制機能、温度上昇抑制機能は、システムを安全に運用するために発生する機能です。
発生頻度が低い場合や短時間の場合は、システムの異常ではありません。
発生頻度が高い場合や長期間復帰しない
場合は、販売店に相談してください。

実績データが消えた。
または、実績データの内容が変わった。

15分以上時間を進めたり、戻したりしていませんか？
または停電していませんでしたか？

日付/時刻設定や停電によって内部の過去実績データに影響する場合があります。
⇒「使用上のご注意」（７ページ）

現象

操作していないのに画面が点灯している。

ACアダプターが熱い。

おかしいなと思ったら（トラブルシューティング）

パワコンの総積算
電力量とパワーモニターの総積算電力量の値が
異なる。

78

現象

確認内容

対処方法

電力表示値がおかしい。
または、発電電力、発電電力の変動中による影響や、数値の消費電力、売買電力の四捨五入によるまるめにより必ずしも左記の値関係が、次の関係に表示される電力表示値が 計算式と一致しない場合もありますが、製品のなっていない。
左記の式の通りになって 異常ではありません。
消費電力＝いるか確認してください。 あきらかに電力表示値がおかしい場合は、（発電電力−売電電力）
システム異常の可能性があるため販売店にまたは、消費電力＝
相談してください。多少の計測誤差はあります。
（発電電力＋買電電力）
日照の変化などで発電電力が変化している電気の使用量が一定
最中には消費電力の値が実際の値よりも大きくなのにパワーモニター
発電電力の値が変化して （あるいは小さく）表示されることがあります。
のホーム画面の消費電力
これは、発電電力と売電電力のデータ収集
いませんか？
の値が増えたり、
タイミングの差により生じるものであり、減ったりすることがある。
製品の異常ではありません。
以下の誤差により、電力会社の明細書に記載されている電力量と異なる場合があります。
大幅に違う場合は販売店に相談してください。
(1)計測上の誤差：
特定計量器ではなく、また電力会社が売買電力量を算定する際に使う計器とは別の機器にて計測していることから生じる誤差。
(2)計算上の誤差：
パワーモニター内での計算・表示プロセスにおいて四捨五入することから生じる誤差。

おかしいなと思ったら（トラブルシューティング）

パワーモニターに表示される売買電力量が、表示される電力量を電力会社の明細書に確認してください。
記載されている電力量と
異なる。

79

6.3.エラーダイアログ表示■操作中に次のようなエラーダイアログが表示された場合について説明します。
内容

対処方法

リストアをする際、選択したファイル形式が違う
場合に表示されます。

正しいフ形式のバックアップファイルをご用意ください。

エラー表示

ファイル名（フォルダ名）をファイル名（フォルダ名）が189 bytes以内に長すぎる場合に表示されます。
変更してください。

履歴のダウンロードボタンをタッチする際、
または、
メンテナンスをする際に、USBメモリーが差し込んでいない
場合に表示されます。

をタッチしてください。
USBメモリーを差し込んでから再度ダウンロードを行ってください。

おかしいなと思ったら（トラブルシューティング）

機器のシリアル番号を
パワコンのシリアル番号が確認し、正しいシリアル番号を重複した場合に表示されます。
入力してください。

USBメモリーを抜き、をバックアップ中にタッチしてください。
USBメモリーを抜いた場合やUSBメモリーを異常が発生した場合に正しく差し込んでから表示されます。
再度バックアップを行ってください。
USBメモリーを抜き、をリストア中にタッチしてください。
USBメモリーを抜いた場合やUSBメモリーを異常が発生した場合に正しく差し込んでから表示されます。
再度リストアを行ってください。

80

6.4.通信に関するトラブル
通常、何らかの原因で、通信が出来なくなった場合、、繰り返し自動的に接続を行いますが、時間が経過

しても接続できない場合、以下のように対応してください。
●ホーム画面に通信異常アイコン[]が表示された場合、パワーモニターとパワコンもしくは●ホーム画面のをタッチし、装置との接続状態が確認できます。

→

おかしいなと思ったら（トラブルシューティング）

内蔵計測ユニットとの通信が異常な状態を表します。

81

■接続履歴の説明に「XXXXXXX装置が切断されました。」もしくは「XXXXXXX装置が一定時間内に接続することができません。」と表示された場合●「計測ユニット（パワコン機種名+METER）装置が切断されました。」もしくは「計測ユニット（パワコン機種名+METER）装置が一定時間内に接続することができません。」
と表示
された場合
No.
1

処置
配線に断線、接触不良、極性誤りなどが無いか確認してください。

●「パワコン（型式/シリアル）装置が切断されました。」もしくは「パワコン（型式/シリアル)装置が一定時間内に接続することができません。」と表示された場合
No.

処置

1

配線に断線、接触不良、極性誤りなどが無いか確認してください。

2

パワコンの通信モジュールが接触不良や故障していないか確認してください。

3

朝夕、曇天などの日射が不安定なとき、切断と接続を繰り返す場合がありますが、故障ではありません。

6.5.手動復帰について
パワコンが、停電復旧時に手動復帰を要求された場合、パワコンは手動復帰に設定されています。

その際の解除方法について説明します。

●パワーモニターでの解除方法

おかしいなと思ったら（トラブルシューティング）（１）パワーモニターにUSBキーを取り付けます。
（２）画面上部にUSBメモリーキーアイコン（鍵横の数字は機能とは無関係です）が表示されていることを確認します。
（３）サービスモードに入り、設定画面から整定値を選択します。
（４）手動復帰のされるので、をタッチすると、「手動復帰が完了しました。」というダイアログが表示
をタッチします。

※外部遠隔操作設定が、「連系」になっていることを確認してください。

82

７.整定値の設定方法、状態確認方法

本機には、液晶などの表示画面がありません。発電量の確認や設定には、弊社パワーモニターが必要です。
下記は、パワーモニターに表示される画面の説明です。
① サービスモードに入ります。
② 設定画面から整定値を選択します。
本体の制御基板の運転切替以外に、パワーモニターから運転切替が可能です。
お客様にはパワーモニターを用いた運転切替をご案内ください。

7.1.機器IDの設定

パワーモニターとパワーコンディショナは、1 対１で接続し、1 台づつ設定してください。
複数台接続しての機器 ID 設定は出来ません。

POWER MONITOR

POWER MONITOR■

PPM R2J-0B5 の場合■［１］ 接続設定画面で現在の機器IDと設定したい（変更したい）機器IDにチェックを入れます。
（パワーコンディショナの初期の機器IDは１ですので、１と設定したい機器IDにチェックを入れます。）

83

整定値の設定方法，
狀態確認方法［２］ 整定値からID番号の「１▼」をタッチします。

［３］ IDが表示されます。設定したい機器ID番号を選択します。

［４］ 変更が完了したらをタッチします。

更新するとダイアログが表示されます。

［５］ パワーモニターのパワコン運転状態画面で設定した機器ID No.の接続の欄が「成功」になっていることを確認します。

整定値の設定方法，
狀態確認方法［６］

すべてのパワーコンディショナの機器IDの設定が完了したら、パワーモニター施工・保守マニュアルに従って接続し、他の設定を行います。

84

7.2.整定値の設定

設定内容

設定項目
運転切替

停止：パワコンを停止します。
連系：パワコンを連系にします。

自立：パワコンを自立運転します。
手動切換：本体操作を優先します。

ID 番号

機器 ID を設定できます

系統過電圧 OVROVR の動作整定値を設定できます

系統不足電圧 UVRUVR の動作整定値を設定できます

OVR・UVR 整定時間

OVR と UVR の整定時限を設定できます。

系統過周波数 OFR (60Hz)
系統不足周波数 UFR (50Hz)
系統不足周波数 UFR (60Hz)

OFR の動作整定値を設定できます。
UFR の動作整定値を設定できます。

設定項目

設定内容

OFR 整定時間

OFR の整定時限を設定できます。

連系保護リレー復帰時間

連系保護リレー復帰時間を設定できます。
手動復帰の設定もできます。

UFR 整定時間

UFR の整定時限を設定できます。

系統電圧上昇抑制②（有効電力制御）

有効電力による系統電圧上昇制御を設定できます。
（この設定を使用する場合（OFF 以外）、①は 自動的に OFF になります。）

地絡電流検出

地絡電流検出をする・しないの設定ができます。

系統電圧上昇抑制①
進相無効電力 / 有効電力による系統電圧上昇制御を設定できます。
（進相無効電力制御及び有効電力制御）（この設定を使用する場合（OFF 以外）、②は自動的に OFF になります。）

85

整定値の設定方法，
狀態確認方法系統過周波数 OFR (50Hz)

設定項目

設定内容

進相無効電力制御の運転力率整定値

注入無効電力の最大値を設定できます。

出力制御機能（実際）現在の設定状態を表示します。

出力制御機能 ( プリセット）

出力制御機能を使う・使わないの設定ができます。
通常は設定の必要はありません。機器が自動で動作します。
設定には USB キーが必要です。

力率一定制御（実際）

現在の設定状態を表示します。

力率一定制御 ( プリセット )力率を設定できます

出力制御の調整（実際）現在の設定状態を表示します。

出力制御の調整 ( プリセット )出力制御の増減率を設定できます。
通常は設定の必要はありません。機器が自動で動作します。
設定には USB キーが必要です。

設定項目
出力制御の時間

設定内容
上記の増減率が 100% 〜 0%（0% 〜 100%）までの出力変化時間を設定します。

モニター接続中断（外部通信異常） 将来のための機能です。
Grid lock 解除

連系保護リレー復帰時間で「手動復帰」に設定されている場合、パワコンが停電等で停止した場合に復帰させるボタンです。設定にはUSBキーが必要です。

RPR 待機時間

制御基板上の端子台のRPR+/-の待機時間（復帰にかかる時間）を設定できます。

対地絶縁抵抗（モジュール側）

モジュール側の接地抵抗機能を使う・使わないの設定ができます。

主幹負荷計測整定値の設定方法，
狀態確認方法※ H5.5J̲223 にはこの設定項目はありません。

周波数フィードバック ゲイン

内蔵の計測ユニットを使う・使わないの設定ができます。
周波数フィードバックのゲインの量を設定します。
フリッカー対策で電力会社から指示があった場合は変更してください。
通常は初期値のままお使いください。

86

設定項目

設定内容
無効電力の最大注入量を設定します。

フリッカー対策で電力会社から指示があった場合は変更してください。

最大注入無効電力

通常は、「100％」のままお使いください。
主幹負荷計測が「ON」の場合有効です。

逆電力防止

余剰電力買取システムの場合は「OFF」にします。

※ H5.5J̲223 には自家消費システムの場合は「ON」にします。
この設定項目はありません。

このとき、「負荷追従」の設定が必要です。

「逆電力防止」の設定が「ON」の場合、本設定が有効です。

通常は、「逆電力防止」が「ON」の場合、「ON」で使用してください。

※ H5.5J̲223 には
この設定項目はありません。

・「ON」の場合

逆潮流が発生しないように、家庭内の負荷に追従して本機が、必要な電力を出力させます。
万が一、逆潮流が発生したとき、本機は、ゲートブロック、リレーを解列し、GF78を発報します。

・「OFF」の場合

逆潮流が発生したとき、本機は、ゲートブロック、リレーを解列し、GF78を発報します。

87

整定値の設定方法，
狀態確認方法

負荷追従7.3.パワコンステータス
パワコンの状態が確認できます。

整定値の設定方法，
狀態確認方法

設定項目

設定内容

入力

入力電圧 / 電流 / 電力を入力ごとに確認できます。
( 左右の値は DC1 / DC2 になります。)

連系出力交流の電力 / 電圧 / 電流 / 周波数を各相ごとに確認できます。
(3 つの値は左から順番に R 相 / S 相 / T 相になります。)

自立出力自立運転時の電圧 / 電流 / 電力を確認できます。

パワコン運転状態

パワコンの状態が確認できます。

パワコンステータス

パワコンの状態が表示されます。
・待機中：入力が起動電圧に達した状態で起動準備待ちです。
・起動準備中：カウントダウンなどの準備中を示します。
・連系運転中：連系運転していることを示します。
・警報：何らかのエラー、フォルトが発生していることを示します。
・日射不足：入力が起動電圧未満の状態を示します。
・自立運転中：自立運転中を示します。

連系保護リレー復帰時間

連系保護リレー復帰時間からカウントダウンされている状態を見ることができます。
※カウントが１秒づつ減少せず、数値が飛んで表示されることがありますが、
通信速度、距離の問題ですので故障ではありません。

88

7.4.整定値一覧
設定項目

整定範囲

初期値

運転切替

停止、連系、自立、手動切換

手動切換

ID 番号

PPM R2J-0B5 使用時：１〜 3
PPM R3J-0B5 使用時：１〜 32

1系統過電圧 OVR

110 〜 120V

115V

系統不足電圧 UVR

80 〜 92VOVR・UVR 整定時間

0.5、1.0、1.5、2.0 秒

1.0 秒

系統過周波数 OFR (50Hz)

50.5 〜 52Hz

51.0Hz系統過周波数 OFR (60Hz)

60.5 〜 62.0Hz

step 0.1Hz

61.2Hz57.0 〜 59.5Hz

step 0.1Hz

57.0Hzstep 1V
step 1V

80V

step 0.1Hz

系統不足周波数 UFR (50Hz)

47.0 〜 49.5 Hz

OFR 整定時間

0.5、1.0、1.5、2.0 秒

UFR 整定時間

0.5、1.0、1.5、2.0 秒

2.0 秒

系統電圧上昇抑制②（有効電力制御）

OFF、107 〜 112V

109V

地絡電流検出ON、OFFON

系統電圧上昇抑制①（進相無効電力制御
及び有効電力制御）

OFF、Index1 〜 11
Index 1: 105.0/107.0V、Index 2: 105.0/107.5V
Index 3: 105.0/108.0V 、Index 4: 105.5/108.5V
Index 5: 106.0/109.0V 、Index 6: 106.5/109.5V
Index 7: 107.0/110.0V 、Index 8: 107.5/110.5V
Index 9: 108.0/111.0V 、Index 10: 108.5/111.5V
Index 11: 109.0/112.0V

OFF

進相無効電力制御の運転力率整定値

0.85 〜 1.00

0.85

出力制御機能（実際）ーー

出力制御機能 ( プリセット）

ON、OFFOFF

力率一定制御（実際）ーー

力率一定制御 ( プリセット )OFF、1.00 〜 0.80出力制御の調整（実際）ー

出力制御の調整 ( プリセット )0 〜 100％

step 1％100%出力制御の時間

300、360、420、480、540、600秒

300 秒

モニター接続中断（外部通信異常）ーー

Grid lock 解除ーー

RPR 待機時間

0、1200、2400、3600、4800、6000 秒

0秒

対地絶縁抵抗（モジュール側）

ON、OFFOFF

主幹負荷計測 ※ON、OFFOFF

周波数フィードバック ゲイン

0 〜 100％

step 1％100%

最大注入無効電力

0 〜 100％

step 1％100%

逆電力防止 ※

ON、OFFOFF

負荷追従 ※

ON、OFF

OFF

連系保護リレー復帰時間

step 0.1Hz

10、60、150、300 秒、手動復帰
step 0.5V

step 0.01

step 0.01

47.5Hz
1.0 秒

300 秒

0.95
ー

※ H5.5J̲223 には、この設定項目はありません。

89

整定値の設定方法，
狀態確認方法系統不足周波数 UFR (60Hz)

技術的なお問い合わせ先

デルタ電子株式会社
インフラソリューション事業本部
エネルギーソリューション事業部〒553-0003 大阪市福島区福島5-9-6
TEL 0570-550-065（パワーコンディショナお問い合わせ窓口）●修理・工事などのご相談・お問い合わせは、お買い求めの販売店・工事店へ。

許可なく複製・転記すること並びに部分的にもコピーすることを禁じます。

20240220