見える化
原単位

ＯＡ機器

蛍光灯 200 台をLEDに更新 → 年間 30 万円削減

P.14

水銀灯 50 台をLEDに更新 → 年間 52 万円削減

P.15

誘導灯 10 台をLEDに更新 → 年間 2.7 万円削減

P.15

廊下に人感センサーの導入により点灯時間が 40％削減→ 年間 2.2 万円削減

P.17

換気扇 5 台を工場稼働時間外停止 → 年間 2.9 万円削減

P.19

Windows 7デスクトップ 1 台の輝度を100％から40％に変更→ 年間 409 円削減

P.32

Windows 7デスクトップ 1 台にWindows PC 自動節電プログラムを
ダウンロードし設定 → 年間 472 円削減

P.32

環境視点からムリ・ムラ・ムダをなくす。

0.5Mpa の配管中にある半径 0.5mm のエア漏れ 1か所を修復→ 年間 1.1 万円削減

P.38

環境の取組みをPRして企業価値を高める。

エネルギーコストを削減して利益を増やす。

熱源設備

環境マネジメント
システム

P.12

空調

環境経営

40Ｗの蛍光灯 200 本を1日1 時間消灯 → 年間 3.4 万円削減

照明

太陽光発電設備P.11

デマンド管理再生可能エネルギー

固定価格買取制度

デマンド管理で契約電力 50kW 削減 → 基本料金が年間 86 万円削減

電力料金

コンプレッサー・
ボイラー

P.9

省エネ手順

生産設備

契約電力 1kW 削減 → 基本料金が年間 1.7 万円削減

省エネルギー対策課
ＴＥＬ: 048-600-0443※本冊子は平成 25 年度中小規模事業者の省エネ経営推進モデル事業において環境経済株式会社に委託し制作したものです。

日射負荷

実践する

〒330-9715 埼玉県さいたま市中央区新都心１番地１

はじめに

目次
P.4
P.6

「省エネは必要だけど何から始めれば良いかわからない」

P.8
P.10
P.12

「コストカットと言っても具体的にどれだけ効果が出る

P.14のかわからない」

P.16
P.18
P.20

「省エネに費やす時間も労力もない」

P.22
P.24

これらの声は多くの事業者様からお聞きします。

P.26
P.28

『省エネからはじめる 経営力アップハンドブック』は

P.30
P.32

このような課題の解決に向け、省エネから始める経営力

P.34

向上の道しるべにしていただきたいという想いで作成し

P.36
P.38

ました。

P.40
P.42

省エネに対する取組みのキッカケや現状との比較検討において、お役立ていただければ幸いです。

P.44
P.46
P.48
P.50

平成 26 年 3 月

1. エネルギーコストを考える ― 見える化と原単位
2. エネルギーコスト削減の進め方 ― 省エネ手順
3. 電力料金の見直し ― 電力料金のしくみ
4. 電力料金単価を下げる ― デマンド管理
5.［省エネ対策］照明 ― 運用改善
6.［省エネ対策］照明 ― 高効率型に更新
7.［省エネ対策］照明 ― センサーの導入
8.［省エネ対策］空調 ― 運用改善（運用ルール、温度設定、換気設定）
9.［省エネ対策］空調 ― 運用改善（清掃、設置位置、サーキュレーター）
10.［省エネ対策］空調 ― 設備更新
11. 空調設備のしくみ ― 個別方式（パッケージ方式）
12. 空調設備のしくみ ― 中央方式（セントラル空調方式）
13. 熱源設備 ― 熱源設備の種類、ヒートポンプの導入
14.［省エネ対策］日射負荷 ― 遮光、窓改修、ブラインド・カーテンの運用
15.［省エネ対策］ＯＡ機器 ― 節電設定、サーバーの排出熱対策
16.［省エネ対策］生産設備 ― 運用改善
17.［省エネ対策］生産設備 ― 設備更新
18.［省エネ対策］生産設備 ― コンプレッサー
19.［省エネ対策］生産設備 ― ボイラー20. 再生可能エネルギー固定価格買取制度
21. 太陽光発電設備
22.「環境」＋「経営」＝ 経営力アップ ― 環境経営とは
23. 体制の整備 ― 環境マネジメントシステム
24. 実践してみましょう［本書の見方］

関東経済産業局［コスト削減効果を記載しています。］
本書で作成しているコスト削減効果は（1 年間の営業日数）× 8 時間 ＝ 2,000 時間 / 年①年間の稼働時間：250 日②電力単価：業務用電力（契約電力 500kW 未満）
夏季：17.13 円 /kWh（0.01713 円 /Wh）を前提条件としています。

［経営力アップのポイントを記載しています。］

2

省エネからはじめる経営力アップハンドブック

目次

3

1. エネルギーコストを考える

見える化と原単位

省エネが必要と感じていても、何から始めれば良いのかわからない時は、エネルギーコストから考えてみましょう。

エネルギーコストを考える ● 見える化と原単位

見えたものを分析していますか？
●

一番電力消費の多い設備、一番稼働時間が長い設備を把握し、ピークと照らし合わせて省エネ対策を検討してみましょう。

「省エネ ＝ 売上アップ」と考えていますか？
●

売上の何％が光熱費、動力費となっているか確認してみましょう。

利益

売上

利益

売上高営業利益率
アップ

光熱費
動力費

光熱費・動力費

その他

その他

経費

経費

電力消費割合設備稼働時間ピーク

原単位管理をしていますか？
●

原単位とは、エネルギー使用量と強い相関があり、例えば、製品の単位生産量や事務所の単位床面積に対するエネルギー使用量で生産効率や冷暖房効率を客観的に表す

エネルギーを見える化（グラフ化）
していますか？
●指標のことです。原単位管理を行うことで、エネルギー使用量の効率性が判断できます。

エネルギーの使用状況がわかります。
設備ごと、時間ごとのデータを見える化すれば、より詳細な分析が可能となります。

エネルギー使用量（電力量：kWh 、ガス量：㎥、原油換算：kℓ等）
エネルギー原単位 ＝エネルギー使用量と密接な関係を持つ量［事務所ビルの場合］［工場の場合］

●

延床面積

●

重量

●

個数

●

面積 × 時間

●

出荷額

●

面積

●

体積（空調をかけている空間）

●

生産量

●

体積

●

重量

生産量の増減に関わらず、●

人数

昨年比較が可能に●

営業時間

支店間比較、他社比較に有効※平成 26 年 4 月 1 日に施行される省エネ法の一部改正の中では、ピークシフトに対する取組み等を実施した場合、「電気需要平準化評価原単位」の考え方も加わります。

4

省エネからはじめる経営力アップハンドブック

見える化と原単位52. エネルギーコスト削減の進め方

省エネ手順

エネルギーコスト削減にあたっては、
今あるものを最大限に活用しながら、無理のない体制で臨みましょう。

STEP 1

STEP 2体制の整備

省エネ取組み方針・
目標等の設定エネルギーコスト削減の進め方 ● 省エネ手順

STEP 6

エネルギー原単位管理●

計測データによる相関関係の分析

生産量

エネルギー使用量

エネルギー原単位●

経営課題として全員参加のしくみを構築

増加

増加

減少

省エネ

●

責任者を選任

一定

減少

減少

省エネ

●

設備管理台帳・図面類の整備

一定

増加

増加

増エネ

●

環境マネジメントシステムの利用を検討

減少

減少

増加

増エネ

●

省エネの取組み内容の積上げ●

経営者等が強い意志で発信

事業内容とエネルギーコストの比較●

エネルギー単価の推移を分析（毎月の売上金額、生産量、来客数等）

STEP 3

管理マニュアルの整備●

ゴミの量（金属屑等）とエネルギー使用量の比較

管理、計測・記録、保守・点検、
新設時の措置に関して、設備ごと●

ロス・ムダの発見（または工程ごと）
・事務所ごとに文書化作業時間、作業員、作業内容とエネルギー使用量の比較

STEP 4エネルギー管理の実践

エネルギーの見える化（グラフ化）
過去 3 年程度のエネルギー使用量と料金を見ることで、実態把握●

オペレーターの操業効率や機器の運転効率の分析●

技術、ノウハウの継承につながる

STEP 7 ［月次フォロー］課題発掘・問題解決●

STEP 5

省エネルギー対策の実施

しくみを理解目標に対する実績を効果検証し、問題があれば改善していく

運用改善
設備更新

STEP 8 ［年次フォロー］次年度対策・設備更新立案

燃料転換

6

省エネからはじめる経営力アップハンドブック

省エネ手順

7

3. 電力料金の見直し

電力料金のしくみ

電力料金のしくみを理解していますか？
●

しくみを理解し、契約内容を見直しましょう。

電力料金の見直し ● 電力料金のしくみ

契約内容、契約電力、力率を確認してみましょう●

電力請求書で確認することができます。

時間帯や季節によって単価が大きく変わるメニューを各電力会社は用意しています。
契約電力500kW 以上

50kW 以上 500kW 未満

対象［業務用電力］
大規模の業務用ビル・商業施設［高圧電力・特別高圧電力 A・B］

［業務用電力］
中規模の業務用ビル・商業施設［高圧電力 A］

大規模の工場

中規模の工場

電力料金のしくみ
電力料金 ＝ 基本料金 ＋ 電力量料金 ＋ 再エネ発電賦課金等

基本料金

電力量料金

単価 × 契約電力（kW）× 力率割引・割増（（185−力率）/100）
単価 × 使用電力量（kWh）± 燃料調整費※燃料調整費：原油価格の変動に伴い 1 ヶ月ごとに電力料金

単価が変わる。
電力量×単価［料金単価］
東京電力 業務用電力（契約電力 500kW 未満）の場合
平成 26 年 4 月 1 日実施
単価

単位

料金
（税込）/ 月基本料金

1kW

1,684 円 80 銭

夏季

1kWh

17 円 13 銭

その他季

1kWh

15 円 99 銭

電力量料金

電気事業者が再生可能エネルギー固定価格
買取制度で電気を買い取るための費用です。
再エネ発電
賦課金等

再生可能エネルギーで電気をつくっている方に届きます。
再生可能エネルギー発電促進賦課金と太陽光発電促進付加金が 2015 年度から一本化
されます。

8

省エネからはじめる経営力アップハンドブック

契約電力 1kW 削減 → 基本料金が 年間 17,184 円削減
基本料金 ＝ 単価 × 契約電力（kW）×（185 − 100）÷ 100

1,684.8 円（基本料金単価）× 1kW × 0.85（力率割引率）× 12 ヶ月＝ 17,184.9 円 / 年（※力率 100％の場合）

電力料金

9

4. 電力料金単価を下げる

デマンド管理

電力料金単価を下げる ● デマンド管理

基本料金と契約電力の関係を理解しましょう●

デマンド監視装置の導入

過去 1 年間の最大デマンド（最大需要電力）
が契約電力になり基本料金が決まります。

デマンド監視装置とは最大デマンド（最大需要電力）：

30 分間の平均使用電力（kW）の
月間最大値

●

１年間の
契約電力決定デマンドの目標値を設定し電気機器を管理する装置。

手動制御タイプ（警報タイプ）
目標値を超えそうな場合、警報などでお知らせする。
自動制御タイプ
目標値を設定し電気機器を管理することで、最大デマンドが上回ることを抑制する。

デマンド管理を行っていますか？
●

デマンドを管理し最大デマンドを抑えること（ピーク対策）で制御

基本料金を下げることができます。

空調装置［デマンド管理の進め方］
監視

デマンド監視装置①デマンドの低減目標を決める

照明装置②年間のピークを把握する。
③デマンド低減対策を考える。

監視

監視

1．運用で改善……ピークカット、ピークシフト
2．目標値に合わせて制御……デマンド監視装置の導入

OA 機器

製造装置…etc.
受電装置 監視用パソコン
監視

早朝

昼間

夜間

ピークカット早朝

昼間
ピークシフト夜間

制御

デマンド管理で契約電力 450kW から 400kW になった
→ 基本料金が 年間 859,248 円削減
削減デマンド値：450 − 400 ＝ 50kW

1,684.8 円（基本料金単価）× 50kW × 0.85（力率割引率）
× 12 ヶ月 ＝ 859,248 円 / 年

10

省エネからはじめる経営力アップハンドブック（※力率 100％の場合）

デマンド管理11

5.［省エネ対策］照明

運用改善

点灯ルール

［省エネ対策］照明 ● 運用改善

［主な作業領域・活動領域の照度範囲］

JIS Z9110：2011
推奨照度（lx ルクス）

照度範囲

設計・製図

750

500〜1000▲

運用方法は明示する。

キーボード操作・計算

500

300〜750▲

照明スイッチの横に点灯エリアを明示する

事務室

750

500〜1000▲

照明スイッチに点灯箇所を明示する。

電子計算機室500

300〜750

集中監視室・制御室

500

300〜750

受付

300

200〜500

会議室・集会室

500

300〜750

宿直室

300

200〜500

食堂

300

200〜500

書庫

200

150〜300

倉庫

100

75〜150

更衣室

200

150〜300

便所・洗面所200

150〜300

電気室・機械室、電気・機械室などの配電盤及び計器盤

200

150〜300

階段

150

100〜200

廊下・エレベータ

100

75〜150

玄関ホール（昼間）750

500〜1000

玄関ホール（夜間）
・玄関
（車寄せ）

100

75〜150

領域、作業、又は活動の種類

照明の点灯ルールは定まっていますか？
●

ルールを決め、ムダな点灯を減らしましょう。

照明の間引き・減灯・採光調整業務、作業を行わない場所で点灯していませんか？
●

業務内容や作業内容により、人員配置、照明点灯計画を検討しましょう。

外光を取入れて採光調整していますか？
●

ブラインドの開閉で採光量を調節し必要に応じて照明の消灯を実施しましょう。

40Ｗの蛍光灯を 200 本使用しているオフィスで 1 日 1 時間の消灯→ 年間 34,260 円削減

40W/ 本 × 200 本 × 1 時間 × 250 日（1 年間の営業日数）
× 0.01713 円 /Wh ＝ 34,260 円 / 年

平成 23 年 6 月 1 日付

作業区分

基準

精密な作業

300 ルクス以上

普通の作業

150 ルクス以上

粗な作業

70 ルクス以上

経済産業省産業技術環境局環境生活標準化推進室

労働安全衛生規則第 604 条（抜粋）12

省エネからはじめる経営力アップハンドブック

照明

13

6.［省エネ対策］照明

高効率型に更新［省エネ対策］照明 ● 高効率型に更新

照明器具の種類とランプの寿命を理解し、省エネと安全性の両面から更新時期を検討しましょう。

水銀灯の更新●高所に設置されている場合が多いため、球換え作業等のメンテナンス費が軽減。

［照明器具の耐用年数］10 年〜 15 年
照明種類

蛍光灯

Hf 蛍光灯

HID 灯

高圧ナトリウムランプ

6,000〜12,000

20,000〜24,000

白熱電球

ランプ寿命（時間） 1,000〜3,000

メタルハライド灯

LED

LED
無電極灯

40,000※設置場所によって寿命は大きく異なります

更新のポイント！
●

点灯時間が長い場所は投資回収効果が高くなる。

●

更新すると、デマンド低減効果が期待される。

水銀灯（400Ｗ）50 台を LED
（96W）
に更新
→ 年間 520,752 円削減（更新前 400W/ 台 − 更新後 96W/ 台）× 50 台 × 250 日（1 年間の営業日数）
× 8 時間 × 0.01713 円 /Wh ＝ 520,752 円 / 年

蛍光灯の更新更新項目

FLR 蛍光管（40W）2 灯→ Hf 蛍光管 2 灯

照明器具

安定器

既存利用不可

電気工事

費用

消費電力
削減量

要

低

約 22W

FLR 蛍光管（40W）2 灯 既存利用可→ LED 更新
（※）

使用停止

要

高

約 40W

Hf 蛍光管 2 灯→ LED 更新

使用停止

要

高

約 22W

既存利用可
（※）

誘導灯の更新●365 日、24 時間点灯のため省エネ効果が大きい。

※メーカーにより灯具ごと交換する必要がある場合があります。

誘導灯（FLR20Ｗ × 1 灯用）
10 台を LED（2.0W）に更新
蛍光灯（FLR40Ｗ×2 灯用）
200 台を LED（18W×2 灯用）に更新→ 年間 27,010 円削減→ 年間 301,488 円削減（更新前 20W/ 台 − 更新後 2.0W/ 台）× 10 台 × 365 日 × 24 時間（更新前 80W/ 台 − 更新後 36W/ 台）× 200 台 × 250 日（1 年間の営業日数）

× 0.01713 円 /Wh ＝ 27,010 円 / 年

× 8 時間 × 0.01713 円 /Wh ＝ 301,488 円 / 年

14

省エネからはじめる経営力アップハンドブック

照明15

7.［省エネ対策］照明

センサーの導入［省エネ対策］照明 ● センサーの導入センサーを導入し、不在時の照明点灯を防ぎます。

センサーの導入が効果的な場所［主なセンサー種類］●

つけ忘れや消し忘れが起きそうな場所●

照度センサー……明るさに応じて自動で調光●

不特定多数が利用する共用部●

人感センサー……人が近付くと自動で点灯●

スイッチ操作が 不要になるため、衛生面、作業面等に有効な●明暗センサー……明るさに反応して自動 ON-OFF

病院・福祉施設等［照度センサーによる自動調光］［センサーの導入による省エネ効果］
制御方式

動作

化粧室、ロッカー

人感センサー
点滅タイプ

不在：消灯
在：全点灯

70〜90

人感センサー段調光タイプ

不在：段調光
在：全点灯

30〜50

人感センサー段調光タイプ

不在：段調光
在：全点灯

10〜30

滞在時間の短い場所

昼間、低照度で点灯

夜間は、明るく点灯

通路、階段室など
安全面から一定の明るさを要する場所

一般的な執務室など［人感センサーによる自動調光］

省エネ効果（％）

使用部位

常時潜在型の場所

営業フロアなど
離席率が高い場所

明るさ＋人感センサー 不在：段調光
在：連続調光連続調光タイプ

30〜50（明るさ一定になるように）

参照：社団法人日本照明器具工業会提供資料

ON

人がいる場合人がいない場合

OFF

蛍光灯（FLR40Ｗ × 2 灯用）
20 台設置されている廊下で人感センサーの導入により点灯時間が 40％削減［人感センサーの動作例］
目標照度→ 年間 21,926 円削減

80W/ 台Ｘ20 台 × 250 日（1 年間の営業日数）× 8 時間 × 40％
× 0.01713 円 /Wh ＝ 21,926 円 / 年

25%
消灯
在

16

不在

省エネからはじめる経営力アップハンドブック

照明17

8.［省エネ対策］空調

運用改善（運用ルール、温度設定、換気設定）［省エネ対策］空調 ● 運用改善（運用ルール、温度設定、換気設定）

運用ルール

換気設定

空調の ON/OFF ルールは定まっていますか？

空調の換気設定をチェックしていますか？

●

ルールを決め、ムダな使用を減らしましょう。

▲▲

空調リモコンに設定温度を明示する。

春、秋の中間季に風量を最大にして使用する。

全熱交換器

冷たさや温かさを外に逃がさず換気する。
夏季冬季に有効。熱ロスが少なく空調負荷が下がるため
省エネになる。

換気扇が常時使用になっていませんか？

温度設定

●

温度計で室温を把握していますか？
●

自然換気

▲

▲

空調リモコンの横に机配置図、対象の空調機を明示する。

季節に応じて、換気設定を変更すると良いでしょう。
▲▲

運転始動と停止ルールを定める。
リモコン操作管理者を定め、管理方法を明確にする。

●

室温は空調の設定温度と異なります。

不要な時は、停止するような運用方法に見直しましょう。
［参考消費電力］業務用換気扇（羽根径：35cm 〜 60cm ／消費電力：85W 〜 360W）［主な換気扇種類］

温度計で室温を見ながら、温度設定を行いましょう。
［快適度調査］
作業内容、性別、年齢、出身地等で体感温度が異なります。

業務用・全熱交換ユニット

ダクト用換気扇

ダクト用換気扇

浴室換気乾燥機

産業用換気扇ストレートダクトファン

パイプ用ファン

全熱交換ユニット

季節ごとに社内で快適度調査を実施し、適正温度を把握しましょう。

［推奨環境］●

夏……温度：27 〜 28℃、湿度：50 〜 70％

（目安）

●

冬……温度：20 〜 21℃、湿度：40 〜 60％

出典：東芝キヤリア株式会社ホームページ

設定温度を 1℃緩和
→ 空調電力使用量の約 10％の節電

24 時間使用している換気扇（85Ｗ）5 台を工場稼働時間外（16 時間）停止→ 年間 29,121 円削減

16 時間 / 日 × 85W × 5 台 × 250 日（1 年間の営業日数）
× 0.01713 円 /Wh ＝ 29,121 円 / 年

18

省エネからはじめる経営力アップハンドブック

空調19

9.［省エネ対策］空調

運用改善（清掃、設置位置、サーキュレーター）［省エネ対策］空調 ● 運用改善（清掃、設置位置、サーキュレーター）

運用改善で空調機効率が改善されます。

空調機の清掃サーキュレーターの導入●

サーキュレーターは直進性の高い風を発生させ空気を循環する性能に特化した電気扇風機のことです。循環した空気を体で感じることで体感温度が変わるため、温度設定の見直フィルターは定期的に清掃をしていますか？
●

フィルターが目詰まりすると、空気の吸い込み量が減り効率が悪くなります。
また温度センサーの反応に影響を与え、適正な温度による運転を妨げる可能性があります。

しができ、省エネになります。

季節ごとに風の向きを変えていますか？
夏季

室外機は定期的に清掃をしていますか？
●

夏季（冷房負荷低減）［冷房運転前：熱抜き］

室外機の熱交換部のフィン（銀色の細かい層状部）に

屋外に向けて運転。部屋の空気を外にごみや汚れが付着すると熱放出を妨げ、空調能力が低下します。

追い出し、外気を取り入れる。

空調機
暖かい
空気

（冷房効率向上）［冷房運転中］暖かい空気をエアコンに向けて送るよ

空調室外機の置き場を確認

うに運転。
窓際等に溜まっている暖気を拡散し温室外機周辺に物を置いていませんか？
●

空気の対流、放熱の効率が悪くなると、空調機の効率が落ちます。
すき間を確保しましょう。

度ムラの改善を図る。

冬季

冬季
空調機
暖かい空気

（暖房効率向上）［暖房運転中］

室外機に直射日光があたっていませんか？
●

日中長時間直射日光が当たるような場合は日陰に設
置するか日除けを実施しましょう。自動散水装置の導入も効果的ですが、定期的な清掃が必要です。

上部に溜まった暖気を床に向かって送り効率良く拡散させ温度ムラの改善を図る。

中間季（カビ発生抑制効果等）［空気を撹拌する］

部屋の角から角へ最も長い距離に風自動散水装置出典：ダイキン工業株式会社ホームページ

20

省エネからはじめる経営力アップハンドブック

冷たい空気を送り、澱んでいる空気を動かすよう運転。

暖気は上昇。冷気は下降。
暖気、冷気の溜まる場所に合わせてサーキュレーター
の風を送りましょう。

空調

21

10.［省エネ対策］空調

設備更新

空調機は 15 年前の定速型空調機に比べ、最新のインバータ式空調機では 50％近い省エネが図れます。

［省エネ対策］空調 ● 設備更新●

個別方式（パッケージ方式）

部屋ごとに室内機を設置し、それぞれ個別に空調を行う方式。

［ビルマルチ空調システムの例］
空調設備を把握し、状況を理解しましょう。

室外機

10 年以上前の空調機は、更新を検討する時期です。

1

2

3

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

［室内機］

4

空気調和設備は大きく分けて中央方式と個別方式があります。
中央方式の場合は、他の熱源設備も併せて総合的な運用の検討が必要です。方式を把握し、計画的な更新を考えましょう。

空気調和設備●

温度・湿度・空気清浄度などの室内環境の調節をするための●同じ番号の室外機と室内機が連動しています。

●

各室の室内機ごとに空調の ON/OFF が可能。

個別方式
（パッケージ方式）［パッケージエアコン
（PAC）
］
●

主な対象：商店舗、戸建事務所［ビル用マルチシステム］●

建築設備

中央方式（セントラル空調方式）●

熱源を使って、ダクトや水配管を通じて空調を行う方式。

［中央熱源方式の例］

主な対象：3000 ㎡以上中大規模建物［空調吹き出し口］
空調機

中央方式（セントラル空調方式）●

空調機

主な対象：大規模建物

空調機

●

熱源設備
（ボイラーや冷凍機、ヒートポンプなど）
で発生させた冷水または温水を空調機へ通水し、機械室空調空気を冷却または加熱します。
各種の熱源機器●

フロアごとに空調械の ON/OFF が可能。

冷水または温水22

省エネからはじめる経営力アップハンドブック

空調23

11. 空調設備のしくみ

個別方式（パッケージ方式）

空調の起動や停止、温度調節、風量調節などを空調系統ごとに設定できる方式です。

空調設備のしくみ ● 個別方式（パッケージ方式）●

室内機、室外機の状態を確認し、更新時期を予測しましょう。

［特徴］●

中央熱源設備を持たない。

●

空調を必要とする部屋ごとに空調機器を個別に対応。

●

運転操作が容易。いつでも利用可能。

［室内機の種類］（エリアごとに冷暖房の切換、室温設定、風量設定等）［パッケージエアコン（PAC）］
業務用エアコンの総称。熱源と送風設備を併せ持った単独の装置。
4 方向天井カセット形

壁掛型

天井吊形

天井ビルトインカセット形

床置型

ペリメータ用床置型［ビル用マルチシステム］

1 台の室外機で、容量の異なる複数の室内機を連結できる。
室内機のタイプ選定が自由にできる。
●

全室内機の合計機器容量 ＝ 室外機の機器容量［室外機の種類］

オフィス・店舗エアコン

標準ビル用マルチ

標準

氷蓄熱

室外機

横吹きだしタイプ

ビル用マルチ

ビル用マルチ

出典：ダイキン工業株式会社ホームページ

24

省エネからはじめる経営力アップハンドブック

空調25

12. 空調設備のしくみ

中央方式（セントラル空調方式）

ビルの空調をビル全体で集中管理している空調で、一つの空調装置から各フロア全てに冷気又は暖気を送る方式です。

空調設備のしくみ ● 中央方式（セントラル空調方式）

中央方式システム例
［空調機
（ＡＨＵ）
］

［特徴］
●

空気の温湿度を調節送風する装置。

ボイラーや冷凍機といった冷熱源が設置されている中央の機械室で［熱源設備］

一元的に制御する。

冷温水を作る。

●

保守管理（点検・調整・修繕）が容易。

●

換気量を大きくすることができる。

●

外気冷房・全熱交換器の設置など省エネルギー制御方式を行うことが容易。

送風ダクトを通して
部屋に冷風、
温風を送風
出典：新晃工業株式会社ホームページ［対象：病院・ホテル］……蒸気と冷熱の同時供給に適する。
ボイラー
温水
蒸気

空調設備図
空調機
①フィルター②冷却コイル︵冷水が通っている︶③加熱コイル︵温水が通っている︶④加湿器⑤ファン

ファンとダクト

屋上機械室

冷却塔

（AHU）

吸収式冷凍機
冷却水

冷却塔

冷却水

屋外

7
冷却塔

外気
1

［対象：大規模建築物］……ヒートポンプ式空調機での暖房ができない寒冷地で用いられる。
ポンプ

ボイラー

給気ダクト

温水

空調機

還気ダクト
冷水配管 3
室内
2

吸込み口

冷却塔

ボイラー

ターボ冷凍機
冷却水

6
5
冷凍機

冷却水

温熱源装置

1台の機械で冷熱と温熱をつくる

冷温水発生機とヒートポンプチラー

出典：一般社団法人建築設備技術者協会ホームページ

吸収式

冷水

空調機

冷温水発生機温水（AHU）［対象：中小規模建築物］……1 つの熱源で冷暖房を行う。
空調機

空冷ヒートポンプチラー
冷水・温水

26

省エネからはじめる経営力アップハンドブック

（AHU）

冷却水

冷凍機

冷却塔
ボイラー

空調機

［対象：電力消費を抑えたい中規模建築物］……燃料が用いられる。

温水配管
4

機械室

吹出し口

冷熱源装置

水か
蒸気

冷却水配管

吹出し口と
吸込み口

空調機

（AHU）

空調

27

13. 熱源設備

熱源設備の種類、ヒートポンプの導入

熱源設備 ● 熱源設備の種類、ヒートポンプの導入

熱源設備は、熱源機器と冷温水を搬送する冷温水ポンプから成り立っており、冷水だけを製造する冷熱源機器、温水だけを製造する温熱源
機器、そして、冷温水を１台の機器で製造する冷温水熱源機器があります。

ヒートポンプの導入［冷却塔（クーリングタワー）］
冷凍機・冷温水発生機の冷却水を冷却する設備。

［吸収式冷凍機］
吸収力の高い液体に冷媒を吸収させて発生する圧力変化
（低圧）
によって、

●

ヒートポンプは電気で温水と冷水を作り、暖房と冷房を効かせることもできます。

●

ボイラー等で温水を供給していた場合に比べ、燃料調達や供給の手間と、ボイラーに必要な検査と点検がなくなるため、ランニングコストを抑えられます。

冷媒を気化させて低温を得る冷凍機。

［吸収式冷温水発生機］
冷暖切替利用を可能にした吸収式冷凍機。
［用語解説］［ターボ冷凍機］
圧縮機を用いて冷水を作る装置。

熱媒体の液温を管理しながら循環させて、各種機器の

●

チラー

●

ターボ式

●

空冷式

室外機の熱交換を直接、外気で行う方式。

●

水冷式

冷却水を使って、冷凍機の熱を大気中に放散する方式。

温度を一定に保つための装置の総称。

吸収式冷凍機よりも省エネ性に優れている。

遠心式、または、軸流式の回転式圧縮機で冷媒（フロン等）を圧縮する方式。

［ボイラー］
温水や蒸気を作る装置。

［空冷ヒートポンプチラー］
温水や冷水を作る装置。

28

省エネからはじめる経営力アップハンドブック

熱源設備

29

14.［省エネ対策］日射負荷

遮光、窓改修、ブラインド・カーテンの運用［省エネ対策］日射負荷 ● 遮光、窓改修、ブラインド・カーテンの運用

直射日光の遮光

ブラインド・カーテンの運用

直射日光の遮光を実施していますか？
●●

上手に使用することで、空調負荷を低減することができます。

直射日光の遮光を実施し、夏季の空調負荷を下げます。
［遮光方法］▲▲

ブラインド、遮光カーテンの設置

遮熱フィルムの導入

遮熱フィルムの導入が効果的な場所●

窓の形状が変則的な場所●

冬場にあまり暖房を使用しない場所（冷房対策）

日射遮蔽性能断熱性能

夜間、休業日前にはブラインド・カーテンを閉めていますか？

窓改修●

夜間や休業日前はブラインドを閉めるなどして、空調機の未使用時に外気からの影響をなるべく少なくする対策をしましょう。

窓からすきま風が入ってきていませんか？
●

ブラインドの羽根はどのくらい開けていますか？

窓の改修により空調負荷を低減します。

●

内装の取付け

ガラス交換

外窓の取替え開閉角度や色で省エネ効果が異なります。

種類
内窓

今ある窓

概要

・多くが樹脂製。

今あるガラス

複層ガラス

・ 真空ガラスや複層ガラスへの交換

サッシとガラスを交換
・ 既存の枠を残すカバー工法か、
既存サッシ丸ごとの取り替え。

（カバー工法）【メリット】
既存サッシ枠はそのままに、ガラス ガラス面積は小さくなるが、サッシの機能は高まる。
のみの交換で完了。
大掛かりな工事なしで納まる。
【デメリット】【デメリット】
窓を 2 回開け閉めしなければなら 既存のサッシの性能に左右される。 （既存サッシ丸ごと取り替え）ない。掃除の手間も増える。
新築同様の機能が得られる。
ただし、壁工事も絡むため、大掛かりな工事になる。
【メリット】
既存のサッシの影響がない。

備考30

省エネからはじめる経営力アップハンドブック※色別の効果は、全てスラット角度を「全閉」にした場合

資料提供：株式会社ニチベイ
日射負荷

31

15.［省エネ対策］ＯＡ機器

節電設定、サーバーの排出熱対策［省エネ対策］OA 機器 ● 節電設定、サーバーの排出熱対策

ＰＣ画面のスリープ機能、シャットダウンを使い分けていますか？

パソコンの節電設定●

PC 画面の明るさを変えていますか？
●

90 分以上 PC を使わないならシャットダウン、
90 分未満ならスリープと使い分けると最も効果的に節電できます。

輝度を 100% から 40% にすると、約 23% の節電になります。
Windows 7

Windows Vista

平均
消費電力
（W）

Desktop

Note

DesktopNote

輝度 100％

80

33

52

17

変更すると

輝度 70％

75

28

47

14

約 23％の輝度 40％

59

26

40

13

節電

輝度 30％

65

21

38

12

輝度 0％

58

21

33

12

ディスプレイ切

46

17

21

10

複合機、コピー機の夜間の電源ＯＦＦ
スリープ機能を活用していますか？
●

複合機はスリープ機能を活用し、夜間の未使用時には電源をＯＦＦにするような設定にしましょう。

サーバーの排出熱対策
Windows 7 デスクトップ（消費電力 52W）1 台の輝度を 100％から 40％に変更→ 年間 409 円削減

サーバー、ルーター等のＩＴ機器の熱の排気していますか？
●

52W × 1 台 × 250 日（1 年間の営業日数）× 8 時間 × 0.01713 円 /Wh×23％ ＝ 409 円 / 年

サーバー、ルーターは熱放出が大きいので、サーバー室に隔離または密閉型
サーバーラックに収納し、熱を屋外に放パソコンを節電設定にしていますか？
●

出あるいは専用の空調機で冷却する等

Windows PC 自動節電プログラム は無償でダウンロードすることができ約 30% のPC 消費電力削減効果が期待できます。 ※日本マイクロソフトがホームページで公開しています。
※

Windows Vista目安
平均消費電力（W）の対策をとりましょう。

サーバーラッククーラー

Windows 7

Desktop

Note

Desktop

Note

77

29

46

15

出典：株式会社アピステ ホームページ

サーバーは熱の排気を考えてWindows 7 デスクトップ（消費電力 46W）1 台に Windows PC

設置しましょう。

自動節電プログラムをダウンロードし設定 → 年間 472 円削減

46W × 1 台 × 250 日（1 年間の営業日数）× 8 時間 × 0.01713 円 /Wh×30％ ＝ 472 円 / 年
参照：日本マイクロソフト株式会社

32

省エネからはじめる経営力アップハンドブック

ＯＡ機器

33

16.［省エネ対策］生産設備

運用改善［省エネ対策］生産設備 ● 運用改善

［非操業時、非稼働時］

運用ルール

設備の電源を停止していますか？
生産設備は運用ルールの設定が重要です。
起動時、稼働時、非稼働時の運用ルールを見直してみましょう。

●

設備やラインの停止はブレーカーからの遮断が効果的ですが、再起動時の起動電力や再起動の頻度を考慮し検討しましょう。

［起動時］

ただし、機器の性能上電源を切ることができない場合がありますので注意が必要です。

起動時の立ち上がり時間を機器ごとに把握していますか？
●

機器の特性に応じて、可能な限り電源を停止しましょう。

機器の立ち上がり時間を考慮し、起動時のルールを決めましょう。
ピーク電力抑制のためには、一度に設備や機器を起動させず

ユーティリティ設備の供給停止を行っていますか？
●

主要な設備を止めても圧縮空気や冷却水等を供給し続けているという場合があります。
設備の保全や保安上の注意を払い、電力需要平準化を狙った順次起動が有効です。

ユーティリティ設備の運用も併せて検討しましょう。

特にモータを使用している機械は起動時に電力を多く使います。

［稼働時］

放熱対策

省エネを意識した運転をしていますか？
●

各機器のカタログ等から定格電力を調べ、［成形機 A］

1 時間あたりの電力料金等を掲示すると定格出力 8kW の成形機のコスト意識が高まります。

1 時間あたりの電力料金
8kWh × 17.13 円 ＝ 137 円［射出成形機の放熱対策］

機器の放熱対策をおこなっていますか？
●

ジャケットを装着し、放熱損失を抑えます。

省エネ運転を心がけましょう。
出典：株式会社クロスメディア ホームページ

水の使用量を見直していますか？
●

安全上や品質維持のため、洗浄等で使用する水の量が過剰になっている場合があります。

音がするところ、暑いところ、寒いところ、光のあるところ、振動している

多量の温水を使用している場合は、量の削減とともに供給温度見直しも有効です。

ところ、全てエネルギーを消費している場所です。ムダを発見し対策を考えましょう。

34

省エネからはじめる経営力アップハンドブック

生産設備

35

17.［省エネ対策］生産設備

設備更新［省エネ対策］生産設備 ● 設備更新

ファン・ポンプのインバーター化

乾燥機の共用化

インバータとは、電気の周波数と電圧を自在に変え、モータの回転数と駆動力（トルク）を制御する装置のことです。
●

成形機 1 台に対して乾燥機 1 台設置

インバータを用い周波数を下げ、ポンプの回転速度を下げると、成形機 2 台に乾燥機 1 台とする駆動力（トルク）も同時に下がり、相乗効果で消費電力が大幅に低減します。
例）

油圧駆動型から、電気駆動型に更新

ポンプ
（ファン）
の吐出量（風量）
を 10％下げると、0.9（90％）× 0.9（90％）× 0.9（90％）＝ 0.729（73％）となり 27％の省エネになります。

冷凍・冷蔵設備の更新
更新前の生産設備●

高効率の生産設備

工作機械、プレス機械、射出成形機等は油圧駆動型から、電気駆動型に更新することで省エネ効果、
ＣＯ2 低減効果があります。

変圧器の統合更新前の冷凍・冷蔵設備●

高効率の冷凍・冷蔵設備

冷凍、冷凍設備は 24 時間 365 日連続で運転するため、高効率型に更新すると省エネルギーになります。
更新前の
変圧器

個別にコンピュータ制御やエネルギー計測等ができるものに更新すると、最適な稼働が可能になり、省エネルギーにつながります。

●

電力損失大

電力損失の
小さい変圧器電力損失小工場や施設の利用状況、電気需要が変わっている場合があります。
容量の見直しも合わせて検討します。

36

省エネからはじめる経営力アップハンドブック

生産設備

37

18.［省エネ対策］生産設備

コンプレッサー［省エネ対策］生産設備 ● コンプレッサー

コンプレッサーは
圧縮空気を作り出すための設備です。

［コンプレッサーの省エネ項目］①エア供給配管をループ化する④コンプレッサーの運転設定、圧力を変更する［圧縮空気の主な用途］②タンク容量を変更する⑤コンプレッサーをインバーター式に更新する

制御・駆動：生産ライン、モーター③ヘッダーを配管化する⑥台数制御盤を新設する

製造設備：工作機器、空気プレス
包装：袋詰め器
洗浄・乾燥：機器洗浄、エア洗浄

出典：コベルコ・コンプレッサ株式会社

雑エア：エアブロー

能力は適正ですか？
●

わかれば、必要なコンプレッサーの能力と台数がわかります。

圧縮空気は電気で作られコストがかかる という意識が低く、過剰消費しても実害が出にくいという圧縮空気の特性上、ムダを見逃している可能性があります。

コンプレッサーの最大供給能力（Ｎ㎥ /ｈ）と、工場での最大使用流量（Ｎ㎥ /ｈ）
が

吐出圧力は適正ですか？
●

各使用先末端での到達圧力や供給配管経路中の減圧弁の有無等をチェックし供給圧力を見直しましょう。

エア漏れを改善していますか？
［チェック方法］▲

音を聞く：工場内を巡回し「シュー」
音をチェック▲

泡を見る：石鹸水をすき間や穴に塗り、泡の出る箇所をチェック▲

超音波エア漏れ検知器「リークディテクター」
を使用する。

［改善方法］▲

締め増し（配管接続部、ホース接続部、エア機器フランジ部）▲

劣化部品の交換（シール材、コネクター、カップリング類、ホース類、配管類）▲

非生産時のエア供給停止

運用方法を見直していますか？
●

アンロード運転（待機状態）のコ
ンプレッサーを停止させることが
できます。

●

複数台のコンプレッサーを台数制御盤でベース運転と負荷変動運転にグループ分けして制御す
ると効果的です。
アンロード運転における電力消費量
ロード時の 35 〜 70％の電力を消費しています。

0.5Mpa の配管中にある半径 0.5mm のエア漏れ（漏れ量 3 ㎥ /h）1 か所を修復→ 年間 11,305 円削減（1 年間の営業日数）× 8 時間
漏れ量 3 ㎥ /h × 1 か所 × 250 日
× 圧縮空気の原単位 0.11kWh/ ㎥×17.13 円 /kWh ＝ 11,305 円 / 年

38

省エネからはじめる経営力アップハンドブック

コンプレッサー39

19.［省エネ対策］生産設備

ボイラー［省エネ対策］生産設備 ● ボイラー

空気比の管理をしていますか？

ボイラーは温水や蒸気を作る設備です。

●

空気比を適正にすることで排ガス損失が低減されます。排ガス中酸素濃度 6%（空気比1.35）を 3%（空気比 1.2）に調整した場合に燃料が約 4% 節約できることになります。

出典：三浦工業株式会社
ホームページ［バルブジャケット］
●

適正な

空気が不足

熱損失を軽減していますか？

空気が過剰

空気比

蒸気系統の熱損失は 20 〜 30% に及ぶといわれています。
▲

蒸気トラップの点検保守を行う。

▲

配管系（蒸気バルブ、伸縮継手、フランジ等）の断熱を
強化する。

▲

燃料に未燃分が蒸気の不要な系統はヘッダーの出口でバルブを閉める。

過剰空気による
完全燃焼

残ることによる

熱損失

未燃損失

出典：株式会社クロスメディア ホームページ（不完全燃焼）［ボイラーの省エネ項目］①設定圧力を低くする④排ガスの熱回収を行う（エコノマイザーを導入する）②空気比の管理をする⑤給水温度を管理する［ボイラーの基準空気比（省エネ法告示 66 号「判断基準」）］
基準空気比③ブロー量と水質を適正に管理する ⑥小型ボイラーの多缶設置による台数制御を行う

区分

設定圧力は適正していますか？
●

固定燃料
固定床
（微粉炭）

流動床

液体燃料

気体燃料

高炉ガス
その他の
副生ガス

電気事業用

75 〜 100――

1.05 〜 1.2

1.05 〜 1.1

1.2

います。減圧弁を介さず蒸気を使用している機器がある場合、貫流ボイラーである場

蒸発量が毎時 30トン
以上のもの

50 〜 100

1.3 〜 1.45

1.2 〜 1.45

1.1 〜 1.25

1.1 〜 1.2

1.2 〜 1.3

合は慎重な検討が必要ですので、専門家への依頼が必要です。

蒸発量が毎時 10トン

50 〜 100

1.3 〜 1.45

1.2 〜 1.45

1.15 〜 1.3

1.15 〜 1.3―

50 〜 100――

1.2 〜 1.3

1.2 〜 1.3―

50 〜 100――

1.2 〜 1.3

1.2 〜 1.3

―

100

―

―

1.3 〜 1.45

1.25 〜 1.4―

ボイラーの運転圧力が 0.1Mpa 変わることにより効率は約 0.16％変わるといわれて
その他

ボイラー効率は、ボイラーの性能そのものを表します。

以上 30トン未満のもの
蒸発量が毎時 5トン
以上 10トン未満のもの

新設や更新時にできるだけ高効率なものを選定しましょう。

蒸発量が毎時 5トン

また、ボイラー効率を向上させるため、未満のもの「燃料の供給量」「燃焼に伴う排ガスの温度」「排ガス中の残存酸素量」
を記

小型貫流ボイラー

録し、メーカーと相談してみましょう。

40

負荷率（単位：％）

省エネからはじめる経営力アップハンドブック（備考）
この表に掲げる基準空気比の値は、定期検査後、安定した状態で、一定負荷で燃焼を行うとき、ボイラーの出口において測定される空気比について定めたものである。

ボイラー

41

20. 再生可能エネルギー固定価格買取制度
再生可能エネルギーで発電された電気を、
その地域の電力会社が一定価格で買い取ることを国が約束する制度です。

再生可能エネルギー固定価格買取制度

平成 25 年度の調達価格と期間●買取価格や期間は、各電源ごとに、事業が効率的に行われた場合、通常必要となるコストを基礎に適正な利潤などを勘案して定められます。具体的には、中立的な調達価格等算定委員会の意見を尊重し、経（最新の買取価格及び期間は資源エネルギー庁のホームページでご確認ください。）
済産業大臣が決定します。

出典：再生可能エネルギーの固定価格買取制度ガイドブック

42

省エネからはじめる経営力アップハンドブック

再生可能エネルギー固定価格買取制度

43

21. 太陽光発電設備

太陽光発電設備

導入のメリット

主要手続きの概要①再生可能エネルギー固定価格買取制度で売却できる。
買取り方式

余剰電力買取買取対象

余剰電力（自家消費分を差し引いた余りの電気） 太陽光発電したすべての電力

条件

ソーラー・パネルの総出力 10ｋＷ未満

ソーラー・パネルの総出力

買取期間

10 年間

20 年間

全量買取

10ｋＷ以上②グリーン投資減税制度の優遇措置（平成 25 年 4 月 1 日〜平成 28 年 3 月 31 日までの期間内）（即時償却については平成 27 年 3 月 31 日までの期間内）
青色申告をするときに、「普通償却に加えて、取得価額の 30％の特別償却か、100％の即時償却」「中小企業者等は、取得価額の 7% 相当の税額控除」のいずれかの税制優遇が受けられる。

③固定資産税の優遇措置 固定資産税が 3 年間 3 分の 2 になる。
［太陽光発電システムの基本的な構成］

太陽電池容量の計算方法
太陽電池容量 ＝ モジュールの公称最大出力 × 設置枚数例） 公称最大出力 200W のモジュールを 50 枚設置

200W × 50 枚 ＝ 10.0kW（参考）平均的な一般家庭

44※晴天時での出力（瞬間値）：太陽電池容量の約 60〜80％

消費電力量は年間約 3600kWh → 定格出力 3 〜 4kW の太陽光発電システム

省エネからはじめる経営力アップハンドブック

出典：資源エネルギー庁 おひさまパワー！太陽光発電
太陽光発電設備45

22.「環境」＋「経営」＝ 経営力アップ

環境経営とは環境経営とは 環境視点から経営力を向上し収益改善効果を生み出すこと です。
企業と社会が持続可能な発展をしていくために、
地球環境と調和した企業経営を行うという考え方です。

［環境］「環境」＋「経営」＝ 経営力アップ ● 環境経営とは環境視点で作業内容、工程を見直していますか？
●

現場の５Ｓ（整理・整頓・清掃・清潔・しつけ）は環境と経営の両面から非常に重要です。

環境活動を PRしていますか？
●

環境活動は自社の強みの一つとなり企業価値を高めます。

［経営］［経営力アップ］●●

省エネ活動の推進●

再生可能エネルギーの利用●●●

エネルギー費削減●

原材料費削減

ゴミを減らす●人件費削減

材料ロスをなくす●

不良が削減されクレーム減●

歩留まりの向上●

環境規制への対応●

規格認証の取得

●

企業価値
アップ

リサイクルの実施

他社との差別化

グリーン購入の徹底

●

PR 効果

●

カーボンオフセットの実施●

J- クレジットの創出・購入

利益
アップ
見込み

●

利益

社会的評価の向上●●→ 利益アップ見込み ＝ 経営力アップ

利益（ISO14001、エコアクション 21 等）●

ムリ・ムラ・
ムダの削減

ムリ・ムラ・ムダの削減で効率アップ

環境事業への発展・転換

光熱費
動力費
その他
経費

新たな
ビジネス
チャンス

●

省エネ活動

光熱費・動力費
その他
経費

省エネ活動で光熱費、動力費削減→ 利益アップ ＝ 経営力アップ

環境負荷低減（地球にやさしい）

46

省エネからはじめる経営力アップハンドブック

環境経営

47

23. 体制の整備

環境マネジメントシステム

体制の整備 ● 環境マネジメントシステム

環境マネジメントシステムの認証取得が目的となっていませんか？

環境マネジメントシステムは環境経営を実施するしくみのことです。
安心で安全な経営環境と即実行が可能な組織を構築します。

●

解決できるしくみづくりを行いましょう。

［代表的な環境マネジメントシステム］●

ISO14001（国際標準化機構による国際規格）●

エコアクション 21（環境省が策定したガイドライン）●

エコステージ（民間規格：一般社団法人エコステージ協会が行う）●

企業で抱えている課題をマネジメントシステムに当てはめてSTEP 3運用する企業が抱える課題
目標の達成ができない● 事故、
トラブル多発●KES（民間規格：特定非営利活動法人 KES 環境機構が行う）

STEP 1

導入を検討する［導入のメリット］
組織力の強化●

品質向上●

ムダ・ロスの発見●

業務の効率化

認証・登録を取引条件としている●

入札参加資格等の加点要素●

生産性が低い

●

ロスが多い

●

法違反の発生●環境マネジメントシステム

企業の社会的評価の向上●［運用イメージ］

企業に対応

●

全社で共有
本質的な
課題解決
↓
経営力
向上に！

PDCA
サイクル

その他サービス

STEP 2システムを構築する●審査員からの指導助言●

金融機関の優遇サービス等［構築の手順］①環境保全に関する取組み推進②業務全体の過程の中で環境への影響を考えていく③しくみの見直し（法令遵守、PDCA サイクル）

48

省エネからはじめる経営力アップハンドブック

STEP 4●

外部に公表する

取引先や消費者等からの信頼性が向上します。

［公表方法］①環境レポートの作成
取組みを環境活動レポートにまとめる。
②コンテストに応募
環境関連のコンテストに応募する。入賞のためにさらに取組みを進める。
③環境関連の制度参加
カーボンオフセットや J- クレジット制度等に参加する。

環境マネジメントシステム

49

24. 実践してみましょう

実践してみましょう

現状を把握しましょう

省エネ準備を始めましょう

使用しているエネルギーの種類と単価を調べてみましょう●

電力料金単価（電力料金／使用量）
電力円

電力料金（※）

円 /ｋＷｈ（※）電力料金 ＝ 基本料金 ＋ 電力量料金 ＋ 再エネ発電賦課金等

燃料単価（購入費／使用量）
都市ガス 使用量

㎥

購入費

円

使用量

㎏

購入費

円

使用量

ℓ

ＬＰＧ

Ａ重油

ガソリン

水道

購入費

円

使用量

ℓ

購入費

円

使用量

㎥

購入費

円

省エネからはじめる経営力アップハンドブック●

電力料金のしくみがわからない→ 電力料金のしくみ

P.8 〜 9●電力料金単価を下げたい→ デマンド管理

P.10 〜 11●体制を整備したい→ 環境マネジメントシステム P.48 〜 49

省エネ対策を検討しましょう

円 /ℓ

照明

円 /ℓ
●

空調

円/㎥

一番電気を使っている設備、古い設備、稼働時間が長い設備から（営業利益／売上高）

売上ＵＰ効果→ 運用改善P.12 〜 13

10 年以上→ 高効率型に更新

P.14 〜 15

つけ忘れや消し忘れが多い→ センサーの導入

P.16 〜 17

10 年未満→ 運用改善P.18 〜 21

10 年以上→ 設備更新P.22 〜 23

しくみがわからない。

→ 空調設備のしくみ

P.24 〜 27

熱源設備がわからない。

→ 熱源設備

P.28 〜 29●

西日対策を知りたい。

→ 日射負荷P.30 〜 31

動力費●

パソコンの省エネ対策がわからない。

→ OA 機器

P.32 〜 33

②

●

生産設備

運用ルールが決まっていない。

→ 運用改善P.34 〜 35

設備の更新時期である。

→ 設備更新P.36 〜 37

光熱費円

省エネによる

10 年未満●②’ ＝ ② × 0.1（省エネにより 10％削減した場合）

50

P.6 〜 7

優先順位

光熱費、動力費削減分

売上ＵＰ効果を狙いましょう→ 省エネ手順●円

省エネ目標を立ててどのように進めたら良いのかわからない

円/㎏

営業利益

円

●

P.4 〜 5

省エネ対策を行うと効果的です。

①
期→ 原単位管理円/㎥

売上高営業利益率
売上高→ 見える化

電気使用量を比較、分析できない。

使用している設備

シミュレーションしてみましょう
決算期

光熱費を把握していない。

●

使用している設備

kWh

使用量

●

円
②’ ÷ ①●

コンプレッサーの省エネ対策を知りたい。 → コンプレッサー

P.38 〜 39

ボイラーの省エネ対策を知りたい。 → ボイラーP.40 〜 41

再生可能エネルギーの導入を検討している。

円●

太陽光設備の導入を検討したい。

→ 再生可能エネルギー
固定価格買取制度→ 太陽光発電設備

P.42 〜 43
P.44 〜 45
実践する

51

MEMO