KNOW-HOW

Gebäudeenergiegesetz (GEG)
Nach über drei Jahren Diskussion tritt das Gebäudeenergiegesetz (GEG) zum 1.
November in Kraft. Das neue, einheitliche Regelwerk zur Gebäudeenergieeffizienz
und Nutzung von Wärme aus erneuerbaren Energien übernimmt weitgehend die
Anforderungen zur Dämmung von Rohrleitungen aus der Energieeinsparverordnung(EnEV). Damit wird es auch keine Verschärfung des Dämmniveaus fürKälteverteilungsleitungen raumlufttechnischer Anlagen geben. Für eine effiziente
Reduzierung der Wärmeverluste dieser energieintensiven Anlagen hätten jedochzwingend höhere Dämmschichtdicken vorgeschrieben werden müssen.

www.armacell.de2/

Die Dämmung von Rohrleitungen ist eine dereinfachsten und effizientesten Maßnahmen
zur Energie-Einsparung in Gebäuden

Im neuen „Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden (Gebäudeenergiegesetz – GEG)“ werden das Energieeinsparungsgesetz (EnEG), die Energieeinsparverordnung (EnEV) und das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) jetzt zusammengeführt. Das GEG wurde am 18. Juni im Bundestag
verabschiedet und tritt am 1. November 2020 in Kraft. Das Gesetz vereinheitlicht die bisherigen
Regelungen und soll deren Anwendung und Vollzug erleichtern. Gleichzeitig setzt es die Vorgaben
der EU-Gebäuderichtlinie (EPBD) von 2010 in nationales Recht um und integriert die Regelung desNiedrigstenergiegebäudes (Nearly Zero Energy Buildings – NZEB) in das vereinheitlichte Energieeinsparrecht.
Das primäre Ziel des GEG ist ein möglichst sparsamer Einsatz von Energie in Gebäuden und die zunehmende Nutzung erneuerbarer Energien zur Erzeugung von Wärme, Kälte und Strom für den
Gebäudebetrieb (§ 1 Abs. 1). Der öffentlichen Hand soll dabei eine Vorbildfunktion zukommen (§ 4).
Unter der Prämisse der Wirtschaftlichkeit (§ 5) sollen die erforderlichen Aufwendungen innerhalb
der üblichen Nutzungsdauer durch die eintretenden Einsparungen erwirtschaftet werden können.
Der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit gilt für sämtliche Anforderungen und Pflichten, die das GEG
mit sich bringt. So wird das aktuell geltende Anforderungsniveau für Neubauten und Sanierung
zunächst nicht weiter verschärft und der Endenergiebedarf eines Neubaus liegt nach dem GEG
weiterhin bei 45 bis 60 Kilowattstunden pro Quadratmeter Nutzfläche. Gleichzeitig wird jedoch eineÜberprüfung der energetischen Anforderungen für Neubau und Bestand im Jahr 2023 gefordert.

Die wesentlichen Neuerungen auf einen Blick:•	Öl-Heizkessel können ab 2026 nur dann ersetzt werden, wenn in dem Gebäude der Wärme- undKältebedarf anteilig durch die Nutzung erneuerbarer Energien gedeckt wird.
•	Während für den Neubau bereits im EEWärmeG und jetzt im GEG die Nutzung erneuerbarer Energien zur
anteiligen Deckung des Wärme- und Kältebedarfs vorgeschrieben sind, verlangt das GEG keinen entsprechenden Pflichtanteil erneuerbarer Energien bei der Renovierung von Bestandsgebäuden.
•	Durch eine bessere Anrechnung von gebäudenah erzeugtem Strom aus erneuerbaren Energien erhalten
Bauherren erstmals die Möglichkeit, Eigenstromerzeugung und -verwertung in den zu ermittelnden
Jahres-Primärenergiebedarf in Form von Abzug einfließen zu lassen.
• Bei Kauf und wesentlichen Renovierungen muss eine Energieberatung erfolgen.
•	Möglichkeit einer Wärmeversorgung im Quartier, also einer gemeinsamen Versorgung derGebäude mit Wärme und Kälte aus erneuerbaren Energien oder Kraft-Wärme-Kopplung (KWK).
•	Einführung des „Modellgebäudeverfahrens“ für Wohngebäude ermöglicht den
Nachweis der aktuellen Anforderungen, ohne dass Berechnungen erforderlich sind.

/3Rohrdämmung nach dem
ersten Referentenentwurf
Nach der ersten Vorlage im
Bundestag im Januar 2017 standdas GEG rund drei Jahre zur
Debatte. Vergleicht man das
bestehende Regelwerk mit dem
nun verabschiedeten GEG stellt
man fest, dass die Vorgaben ausder EnEV weitestgehend übernommen wurden. Das sah imersten Referentenentwurf von2017 allerdings noch ganz anders
aus. Demnach sollten alle im
Gebäude verlegten Rohrleitungeneinen längenbezogenen Wärmedurchgangskoeffizienten von0,25 W/(m∙K) im Mittel nichtüberschreiten. Wie die Fördergemeinschaft Dämmtechnik im
Zentralverband des Deutschen
Baugewerbes (ZDB) in ihrem
Positionspapier zum Referentenentwurf festgestellt hat, hätte
diese neue energetische Anforderung im Vergleich zur EnEV2014 eine Verschlechterung um
rund 50 % innerhalb und 70 %außerhalb der thermischen
Gebäudehülle bedeutet. Der
ZVSHK beschreibt die Regelungin seiner Stellungnahme als„praxisfremd, theoretisch undvermutlich nur rechner­gestützt
für neu zu errich­tende oderumfassend sanierte Gebäude
nachweisbar.“ Sie hätte nach
Einschätzung des Verbandes zu
einem hohen Planungsaufwand
geführt, wäre für kleinere
Bauvorhaben unrealistisch und
die Umsetzung vor Ort kaum
kontrollierbar. Der ZVSHK
forderte daher, die Regelung aus
der EnEV 2014 ohne Verschärfung der Anforderungen, konkret:die Tabelle mit Dämmstoffdicken
aus der Anlage 5 der EnEV im
Gesetzesentwurf zu übernehmen. Bei Rohrdämmungen aus
Schaumkunststoffen ist aus
produktions- und verarbeitungstechnischer Sicht ein Maximum
erreicht und bei Faserdämmstoffen würde eine Verschärfung zu
deutlichen Mehrkosten führen,
so der ZVSHK.

Tabelle 1
Anforderungen an die Wärmedämmung von Rohrleitungen und Armaturen*
Art der Leitungen / Armaturen
1.

Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen sowie Armaturenaa)Innendurchmesser bis 22 mm

20 mm

bb)

Innendurchmesser über 22 mm bis 35 mm

30 mm

cc)

Innendurchmesser über 35 mm bis 100 mm

gleich Innendurchmesser

dd)Innendurchmesser über 100 mm

ee)Leitungen und Armaturen nach den Doppelbuchstaben aa bis dd in Wand- und Deckendurchbrüchen, im Kreuzungsbereich von Leitungen, an Leitungsverbindungsstellen oder
bei zentralen Leitungsnetzverteilern½ der Anforderungen nach aa bis dd

ff)

Wärmeverteilungsleitungen nach den Doppelbuchstaben aa bis dd, die nach dem
31. Januar 2002 in Bauteilen zwischen beheizten
Räumen verschiedener Nutzer verlegt werden½ der Anforderungen nach aa bis dd

gg)

Leitungen nach Doppelbuchstabe ff
im Fußbodenaufbau

2.

Kälteverteilungs- und Kaltwasserleitungen

100 mm

6 mm

Kälteverteilungs- und Kaltwasserleitungensowie Armaturen von Raumlufttechnik- undKlimakältesystemen

6 mm* gemäß Anlage 8 zu § 69, § 70, § 71 Absatz 1 des Gebäudeenergiegesetzes (GEG)

Tabelle 2
Erläuterungen und Beispiele für die Dämmung von HeizungsleitungenAnlage 8 zu § 69 und § 71 Absatz 1 des Gebäudeenergiegesetzes (GEG)

Einfamilienhaus /Nichtwohngebäude
1 Nutzer

Mehrfamilienhaus /Nichtwohngebäude
mehrere Nutzer

Leitungen in unbeheizten Räumen und Kellerräumen

100%

100%

Leitungen in Außenwänden, in Außenbauteilen, zwischen einem
unbeheizten und beheizten Raum, in Schächten und Kanälen

100%

100%

keine Anforderung

100%

Im Fußboden verlegte Leitungen, auch HK- Anschlussleitungengegen Erdreich / unbeheizte Räume 1)

100%

100%

Leitungen und Armaturen in Wand- und Deckendurchbrüchen,
im Kreuzungsbereich von Leitungen, an Leitungsverbindungsstellen oder bei zentralen Leitungsnetzverteilern

50%

50%

keine Anforderung

50%

keine Anforderungsiehe GEG
Anlage 8, 1 gg3)

Heizungsleitungen in beheizten Räumen oder in Bauteilen
zwischen beheizten Räumen eines Nutzers und absperrbar

keine Anforderung2)̶

Wärmeverteilleitungen, die direkt an Außenluft angrenzend
verlegt sind 4)

200%

200%

Heizung

Verteilleitungen zur Versorgung mehrerer,
unterschiedlicher Nutzer

Leitungen in Bauteilen, zwischen beheizten Räumen
verschiedener Nutzer
Im Fußbodenaufbau verlegte Leitungen, zwischen beheizten
Räumen verschiedener Nutzer

1)Exzentrische/asymmetrische Rohrschläuche sind zur Begrenzung der Wärmeabgabe zulässig.
Die Nenndicke ist zur Kaltseite anzuordnen.

2)

Obwohl hier keine Anforderungen vom Gesetzgeber gestellt sind, muss aus folgenden Gründen gedämmt werden: Korrosionsschutz, Vermeidung von Knack- und Fließgeräuschen, Körperschalldämmung,
Verringerung der Wärmebelastung.

3)

Für Rohrleitungen sämtlicher Dimensionen, die im Fußbodenaufbau (unabhängig von ihrer dortigen Lage) zwischen beheizten Räumen verschiedener Nutzer verlegt sind, gelten die folgenden Dämmdicken:
Mindestdicke der Dämmschicht bezogen auf eine Wärmeleitfähigkeit bei 40°C

4)4/Mindestdicke der Dämmschicht,
bezogen auf eine Wärmeleitfähigkeit
von 0,035 W/(m K)

0,035 W/(m K)
für konzentrische
Dämmung

0,040 W/(m K)
für konzentrische
Dämmung

0,040 W/(m K)
für exzentrische / asymmetrische Dämmung≥ 6 mm≥ 9 mmsiehe Leistungserklärung desjeweiligen Herstellers

Liegen Rohrleitungen in frostgefährdeten Bereichen, so kann bei längeren Stillstandszeiten auch eine
Dämmung keinen dauerhaften Schutz vor Einfrieren bieten. Sie müssen entleert oder anderweitig (z.B. durch Begleitheizung) geschützt werden.
Einzelheiten regeln die VDI-Richtlinien VDI 2055 bzw. VDI 2069.

Nicht nur die Rohrleitungen, auchArmaturen, Bogen, T-Stücke undRohrschellen müssen nach EnEV
gedämmt werden.

Keine wesentlichen Änderungenbei der Rohrdämmung
Den Empfehlungen der Verbände ist der Gesetzgeber
schließlich auch gefolgt. Wenngleich man die Tabelle
1 aus der Anlage 5 der EnEV im neuen Gebäudeenergiegesetz vergeblich sucht, wurden die Anforderungen in der Anlage 8 zu §§ 69, 70 und 71 Absatz 1 des
GEG dennoch 1:1 übernommen. Die Darstellung ist
allerdings weniger übersichtlich als in der EnEV. In
der Tabelle 1 werden die Anforderungen an die
Wärmedämmung von Rohrleitungen und Armaturen(Dämmschichtdicken) in Abhängigkeit des Rohrinnendurchmessers gezeigt.
Daraus ergeben sich die bekannten Anwendungsbereiche:• 100%-Dämmung (1aa – dd),
• 50%-Dämmung (1ee und ff),
• Rohrdämmung im Fußbodenaufbau (1gg),• Rohrdämmung ohne Anforderung (1b),•	200% Dämmung für direkt an Außenluft angrenzend verlegte Rohrleitungen (1hh) und•	Dämmung von Kälteverteilungs- und Kaltwasserleitungen sowie Armaturen von Raumlufttechnikund Klimakältesystemen (2).
In den Tabellen 2 bis 4 werden – getrennt nachHeizungs- und Warmwasserleitungen sowie Kälteverteilungs- und Kaltwasserleitungen − die nach

EnEV geforderten Dämmschichtdicken für verschiedene Einbausituationen dargestellt.
Armaturen, Bögen, Abzweige, T-Stücke und Rohrhalterungen zählen zu Wärmeverteilungs- und Warmwasseranlagen und müssen gedämmt werden.
Bleiben diese ungedämmt, entstehen hohe Energieverluste. Zugängliche Rohrleitungen und Armaturen
in unbeheizten Räumen müssen gedämmt werden.
Wenn mit einer verstärkten Dämmung zur Kaltseite
die gleiche Dämmwirkung wie bei einer konzentrischen Ausführung („Rundum-Dämmung gleicher
Dicke“) erreicht werden kann, können auch exzentrische / asymmetrische Rohrdämmungen – sogenannte Dämmhülsen eingebaut werden. Die Gleichwertigkeit exzentrischer Dämmungen ist vom Hersteller
nachzuweisen.
Das neue GEG – wie zuvor auch die EnEV – regelt
ausschließlich die Dämmung von Heizungs- undWarmwasserleitungen sowie Kälteverteilungs- undKaltwasserleitungen von Raumlufttechnik- undKlimakältesystemen. Trinkwasserleitungen (kalt)
fallen auch weiterhin nicht unter die Verordnung.
Wenn kein Legionellenrisiko durch Erwärmung desKaltwassers besteht, genügen die Dämmanforderungen nach DIN 1988-200. Um das Legionellenrisiko zu
minimieren, werden jedoch die Dämmdicken gemäß
Anlage 8 des GEG in Verbindung mit DVGW W 551 und
DVGW W 553 empfohlen.

Bei einer 200%-Dämmung dürfte es
im Anschluss- und Durchführungs­
bereich von Solarleitungen­sehr eng werden.

/5

Höheres Dämmniveau
für Solarleitungen
Für direkt an Außenluft angrenzend verlegte Rohrleitungen fordert das GEG eine 200 % Dämmung.
Darunter fallen auch Solarleitungen. Damit hat derGesetzgeber den Hinweis des ZVSHK missachtet, bei
der Festlegung der Dämmschichtdicke für diesen
Anwendungsbereich die Realisierbarkeit beim
Anschluss von Sonnenkollektoren zu berücksichtigen. Eine 200 % Dämmung ist im Anschluss- undDurchführungsbereich von Solarleitungen lautZVSHK nicht einzuhalten. In der Tat werden vorgedämmte Solarleitungen heute mit einer maximalen
Dämmschichtdicke von 100 % angeboten, wie z.B.
ArmaFlex DuoSolar e-Save der Firma Armacell. Was
bedeutet diese Änderung für die Praxis? Müssen
bestehende Solaranlagen nachgerüstet werden?
Nach dem GEG bleibt der Eigentümer bei fehlender
Wirtschaftlichkeit von der Pflicht zur nachträglichen
Dämmung befreit, ohne dass eine behördliche
Prüfung nach §101 erforderlich ist. Eine Befreiungsetzt allerdings voraus, dass die Anforderungen im
Einzelfall wegen besonderer Umstände durch einen
unangemessenen Aufwand oder in sonstiger Weisezu einer unbilligen Härte führen. Eine unbillige Härte
liegt nach §102 insbesondere vor, „wenn die erforderlichen Aufwendungen innerhalb der üblichen Nutzungsdauer, bei Anforderungen an bestehende
Gebäude innerhalb angemessener Frist durch die
eintretenden Einsparungen nicht erwirtschaftet
werden können.“Dämmniveau fürKälteverteilungsleitungen zu niedrig
Nachdem mit der EnEV 2007 erstmals auch die
Klimatechnik in der Energieeinsparverordnung
berücksichtigt und die Anforderungen in der EnEV2009 konkretisiert wurden, fordern Unternehmen
und Fachgremien wie die Fördergemeinschaft
Dämmtechnik eine Erhöhung der geforderten
Dämmschichtdicke für Kälteverteilungsleitungen.
Die Firma Armacell hatte bereits 2009 festgestellt,
dass eine Isolierstärke von 6 mm weder zur Verminderung der Energieverluste noch zur Vermeidung
von Tauwasser ausreicht. Bei der Planung kältetechnischer Anlagen sollten daher unbedingt
größere Dämmschichtdicken ausgeschrieben
werden. Grundlage für die Berechnung optimaler
Dämmstärken bietet die VDI 2055, Blatt 1 „Wärmeund Kälteschutz von betriebstechnischen Anlagen in
der Industrie und in der Technischen Gebäudeausrüstung“. Im Vergleich zur Heizung und
Warmwasserbereitung verlangt die Erzeugung tiefer
Temperaturen in kältetechnischen Anlagen einenbedeutend höheren Energie- und Kostenaufwand.
Daher machen sich die etwas höheren Investitionskosten für ein höheres Dämmniveau in diesem
Anwendungsbereich sehr schnell bezahlt. Auch derForderung der Fördergemeinschaft Dämmtechnik,
6/

Mindestdämmschichtdicken für Lüftungsanlagen im
GEG zu definieren, ist der Gesetzgeber nicht nachgekommen. Durch die zunehmende Klimatisierung
von Wohn- und Nichtwohngebäuden entstehen auf
un- oder nicht ausreichend gedämmten Luftkanälen
erhebliche energetische Verluste im Leitungsverlauf. Die DIN 1946-6 nennt Dämmschichtdicken fürLuftleitungen. Zur Vermeidung von Energieverlusten
hätten die in der Tabelle 20 definierten Isolierstärken (Spalte “verbessert”) in das GEG eingeführt
werden können.
Dämmung von Wechseltemperaturanlagen
Klimaanlagen werden häufig auch zum Heizen
verwendet. So verfügen moderne Split-Klima­geräte
heute beispielsweise über eine soge­nannte Wärmepumpenschaltung, die es erlaubt, das Gerät als
energiesparende Zusatzheizung zu betreiben.
Wärmeverteilungsleitungen von Wechseltemperaturanlagen müssen nach § 69 des GEG nach den
Anforderungen der Anlage 8 gedämmt werden.
Kälteverteilungs- und Kaltwasserleitungen vonKlimaanlagen mit einer Nennleistung von mehr als
12 kW bzw. von raumlufttechnischen Anlagen, die
für einen Volumenstrom der Zuluft von mindestens
4000 m³/h ausgelegt sind, müssen laut § 70 des GEG
gedämmt werden. Die Dämmung der Anlage muss
theoretisch beiden Anforderungen gerecht werden
und die Dämmschichtdicke ist somit der jeweils
strengeren Anforderung gemäß - in der Regel der„Heizfall“ - auszulegen.
Da Klimaanlagen in der Regel nur unterstützend zur
Beheizung von Gebäuden eingesetzt werden, siealso erheblich kürzere Heizzeiten aufweisen und die
Temperaturdifferenzen zwischen Medium undUmgebung zudem geringer als bei klassischen
Heizsystemen ausfallen, kann die Dämmpflicht als

Tabelle 3
Erläuterungen und Beispiele für die Dämmung von Trinkwasserleitungen Warm (TWW)
Anlage 8 zu § 69 und § 71 Absatz 1 des Gebäudeenergiegesetzes (GEG)

Einfamilienhaus

Mehrfamilienhaus

Nichtwohngebäude
mehrere Nutzer

Warmwasserleitungen

100%

100%

100%

Warmwasserstichleitungen

100%

100%

100%

Warmwasserleitungen ohne Zirkulation / elektrische
Begleitheizung bis zu einem Wasser- inhalt von 3Litern, die sich in beheizten Räumen befinden

keine Anforderung 1)

Keine Anforderung 1)

100%

Leitungen und Armaturen in Wand- und Deckendurchbrüchen, im Kreuzungsbereich von Leitungen,an Leitungsverbindungsstellen oder bei zentralen
Leitungsnetzverteilern

50%

50%

50%

Warmwasserleitungen, die direkt an Außenluft angrenzend verlegt sind 2)

200%

200%

200%

Trinkwasserleitungen Warm (TWW)

1)

Obwohl hier keine Anforderungen vom Gesetzgeber gestellt sind, muss aus folgenden Gründen gedämmt werden: Korrosionsschutz,
Vermeidung von Knack- und Fließgeräuschen, Körperschalldämmung, Verringerung der Wärmebelastung. Zur Erhaltung des Nutzungskomforts sollten dieseWarmwasserleitungen auch gedämmt werden, damit keine unnötige Abkühlung durch Bauteile usw. entsteht.

2)

Liegen Rohrleitungen in frostgefährdeten Bereichen, so kann bei längeren Stillstandszeiten auch eine Dämmung keinen dauerhaften Schutz vor Einfrieren bieten.
Sie müssen entleert oder anderweitig (z.B. durch Begleitheizung) geschützt werden. Einzelheiten regeln die VDI-Richtlinien VDI 2055 bzw. VDI 2069.

Zur Verminderung derEnergieverluste undVerhinderung vonTauwasser müssen bei
der Planung kältetechnischer Anlagen unbedingt größere als die im
Gebäudeenergiegesetz
geforderte Dämmdickevon 6 mm ausgeschrieben werden.

Tabelle 4
Erläuterungen und Beispiele für die Dämmung von Kälteverteilungs- undKaltwasserleitungen von Raumlufttechnik- und Klimakältesystemen
Anlage 8 zu § 70 des Gebäudeenergiegesetzes (GEG)

Für Kälteverteilungs- und Kaltwasserleitungen 1) sämtlicher Dimensionen gelten die folgenden Dämmdicken.
Mindestdicke der Dämmschicht 2) bezogen auf eine Wärmeleitfähigkeit
0,030 W/(m K)

0,035 W/(m K)

0,040 W/(m K)≥ 4 mm≥ 6 mm≥ 9 mm1)

Die Dämmung von Trinkwasserleitungen (kalt) wird nicht durch das GEG abgedeckt. Wenn kein Legionellenrisiko durch Erwärmung des Kaltwassers
besteht, genügen die Dämmanforderungen nach DIN 1988-200. Um das Legionellenrisiko zu minimieren, werden die Dämmdicken gemäß Anlage 8 zu §69, § 70, § 71 Absatz 1 des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) in Verbindung mit DVGW W 551 und DVGW W 553 empfohlen.

2)

In Abhängigkeit aller Einflussgrößen (Feuchtigkeit und Temperatur der Umgebung, Mediumtemperatur etc.) muss grundsätzlich geprüft werden, ob
die Mindestdämmdicke ausreicht, um Tauwasser zu verhinden. Aus Gründen der Energieeffizienz liegt eine optimale Dämmdicke der Kühlwasser- undKältemittelleitungen bei ≥ 20 mm.

/7Auch heute noch sind viele Rohrleitungen in bestehenden Gebäuden nicht oder unzureichend gedämmt.

wirtschaftliche Härte anerkannt und von der Umsetzung der strengeren Anforderungen im Einzelfall
durch einen Befreiungsantrag abgesehen werden.
Zur Berechnung der optimalen Dämmschichtdickevon Kälteverteilungs- und Kaltwasserleitungensollte, wie bereits dargelegt, die VDI 2055, Blatt 1„Wärme- und Kälteschutz von betriebstechnischen
Anlagen in der Industrie und in der Technischen
Gebäudeausrüstung“ herangezogen werden.
Dämmschichtdicken fürKunststoffrohrleitungen
Kunststoffrohre gibt es in den verschiedensten
Ausführungen; sie unterscheiden sich hinsichtlich
Materialzusammensetzung, Rohrwanddicken,
Wärmeleitfähigkeiten usw. Bei der Berechnung derDämmschichtdicken dürfen gemäß GEG die Wanddicken der Kunststoffrohrleitungen mit berücksichtigt
werden. Dies führt aber bei allen Kunststoffrohrtypen
nur zu geringfügig abweichenden Dämmstoffdicken.
Daher sollten auch für Kunststoffrohre die durchmesserbezogenen Mindestdämmstärken der Tabellen 15 und 16 der DIN 4108, Teil 4 für Stahlrohre
verwendet werden. Der Tabelle 5 können die auf
unterschiedliche Werte der Wärmeleitfähigkeit
bezogenen Dämmschichtdicken entnommen werden.
8/

Dämmschichtdicke abhängig vonder Wärmeleitfähigkeit
Der zentrale bauphysikalische Kennwert zur Beurteilung von Dämmstoffen ist die Wärmeleitfähigkeit.
Je niedriger der Wert der Wärmeleitfähigkeit, desto
besser ist die Dämmwirkung eines Materials unddesto weniger Energie geht verloren. Da die Wärmeleitfähigkeit auch von Dämmmaterialien temperaturabhängig ist, verwendet man für Rohrdämmstoffe in der Regel die Bezugstemperatur(Mitteltemperatur) von +40 °C. Dieser Bezugswert
stellt mit guter Näherung einen Mittelwert von
Heizungs- und Warmwasseranlagen dar. Im Bereichvon Kaltwasser- und Kälteanlagen werden dagegenoft Bezugstemperaturen von 0 °C oder +10 °C
verwendet. Die Anforderungen der EnEV beziehen
sich auf eine Wärmeleitfähigkeit von 0,035 W/(m² · K).
Die korrekten Dämmschichtdicken für abweichende
Werte der Wärmeleitfähigkeit lassen sich auf derGrundlage der VDI 2055, Blatt 1 errechnen. Einfacher ist es allerdings die geforderten Dämmschichtdicken für Stahl- und Kupferrohre direkt aus den
Tabellen 15 und 16 der DIN 4108-4:2013-02 zu
entnehmen. Eine zusammenfassende Darstellungbietet die Tabelle 5.

Tabelle 5
Bestimmung von Dämmschichtdicken bei Einhaltung der Mindestanforderung
des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) nach DIN 4108-4:2017-03, Tabelle 14 + 15
Kupferrohre Cu
DIN EN 1057

Stahlrohre Fe DIN EN 10255(Mittlere Reihe)

RohrRohr- innenRohrNenn- außenØ
Nenn- außenweiteØ
max. weiteØDN[mm] [mm]DN[mm] Zoll
8

10

8
6

10

12

15

18

20

22

28

35

42

54

100

21,3

1/2

16,1

26,9

3/4

21,7

33,7

1

27,3

42,2

1 1/4

36

48,3

1 1/2

41,9

60,3

2

53,1

0,030
W/(mK)

0,035
W/(mK)

0,040
W/(mK)

0,045
W/(mK)

50%
[mm]

100%
[mm]

50%
[mm]

100%
[mm]

50%
[mm]

100%
[mm]

50%
[mm]

100%
[mm]

50%
[mm]

100%
[mm]

5

10

7

14

10

20

14

28

18

38

5

10

7

14

10

20

14

28

18

38

5

10

8

15

10

20

13

27

17

37

6

10

8

15

10

20

13

27

17

36

6

11

8

15

10

20

13

27

17

35

6

11

8

15

10

20

13

26

16

34

6

11

8

15

10

20

13

26

16

34

6

11

8

15

10

20

13

26

16

33

6

11

8

15

10

20

13

26

16

33

6

12

8

16

10

20

12

25

15

32

9

17

12

23

15

30

19

39

23

49

9

18

12

23

15

30

19

38

23

48

9

18

12

23

15

30

19

38

22

47

11

21

14

28

17,2

36

21

46

25

57

12

23

16

30

19,5

39

24

50

29

62

13

25

16

33

20,2

41,9

25

53

30

66

16

29

20

39

25

50

31

63

37

79

17

32

21

42

26,6

53,1

32

67

39

83

60

19

35

24

47

30

60

37

76

44

94

76

72,1

23

43

29

56

36,1

72,1

44

91

53

113

21

41

27

54

33,6

68,9

41

87

49

107

27

50

34

66

42,5

84,9

52

107

62

133

25

48

32

63

39,5

80,9

48

102

57

126

32

60

40

78

50

100

61

126

72

156

32

60

41

79

50

100

61

125

72

154

89

84,9

108

103

80
1

12,6

0,025
W/(mK)

64

65
80

3/8

50
50

65

17,2

39
40

50

8,9

32
32

40

1/4

25
25

32

13,5

19
20

25

6,2

16
15

1)

1/8

13
10

15

10,2

10
8

10

RohrinnenØ
max.
[mm]

Mindestdicke der Dämmschicht
bezogen auf eine Wärmeleitfähigkeit 2) von

1,2

76,1

88,9

2 1/2

3

68,9

80,9

1,2

100

114,3

4

105,3

Nicht in DIN EN 1057 enthalten
Errechnete Werte
ANMERKUNGEN:
Wärmeübergangskoeffizient innen: nicht berücksichtigt; Wärmeübergangskoeffizient außen: 10 W/(m² K)
Wenn Zwischenwerte als Nennwerte produktionsbedingt bestehen, sind die in der Tabelle 16 genannten Mindestdämmschichtdicken linear zu
interpolieren und auf ganze Millimeter aufzurunden.

1
2

Das GEG bringt keine wesentlichen Änderungen für die Planung der Dämmung von Rohrleitungen.

/9Flexible Rohrdämmungen auf der Basis synthetischen Kautschuks sind besonders verarbeitungsfreundlich.
Die staub- und faserfreien Produkte werden als Schlauch- und Plattenmaterial angeboten.

Fazit
Das GEG wird am 1. November in Kraft und die EnEV
damit außer Kraft treten. Abhängig vom Zeitpunkt
des Bauantrags wird ein Projekt nach dem alten oderdem neuen Regelwerk erstellt werden müssen. Da
das GEG gegenüber der EnEV jedoch keine wesentlichen Änderungen mit sich bringt, dürfte die Umstellung problemlos sein. Trotz vorgeschriebener
Dämmpflicht für Heizungs-, Warmwasser- Kälteverteilungs- und Kaltwasserleitungssysteme werden
leider noch immer zahlreiche Anlagen nicht odernicht ausreichend gedämmt. Das führt zu hohen
Energieverlusten und immer wieder zu Beschwerden
und gerichtlichen Auseinandersetzungen. Auch bei
der Wärmebilanz eines Gebäudes wird die Dämmungvon Rohrleitungen häufig nicht ausreichend odernicht korrekt berücksichtigt. Ohne Kontrolle undAhndung von Abweichungen werden die Anforderungen des GEG in der Praxis nicht von allen Beteiligten
korrekt und vollständig umgesetzt werden.

Nachdrücklich sei nochmals darauf hingewiesen,dass es sich bei den im GEG vorgeschriebenen
Dämmschichtdicken um öffentlich-rechtliche Min­
destanforderungen handelt, die eingehalten werden
müssen. Der zwingend erforderliche, schonendere
Umgang mit Energieressourcen rechtfertigt in vielen
Anwendungen Dämmschichtdicken für Rohrleitungenund Armaturen, die über diese Mindestanforderungen hinausgehen. Die Dämmung von Rohrleitungen,Armaturen, Rohrschellen etc. amortisiert sich bereits
nach wenigen Monaten, wie mit Hilfe der VDI 2055
sehr einfach nachgewiesen werden kann.

AUTORIN

10 /Dipl. Ing. Michaela Störkmann
Armacell TechnicalManager EMEA

Alle Angaben und technischen Informationen beruhen auf Ergebnissen, die unter bestimmten Bedingungen entsprechend den genannten Teststandards erzielt wurden. Der
Kunde ist dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass das Produkt für die beabsichtigte Anwendung geeignet ist. Die Verantwortung für die professionelle und ordnungsgemäße Verarbeitung und die Einhaltung der Bauvorschriften liegt beim Kunden. Armacell ergreift alle erforderlichen Maßnahmen, um die Richtigkeit der Daten in diesem
Dokument und in allen Erklärungen und technischen Informationen sicherzustellen. Die hier enthaltenen Empfehlungen gelten als zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als
richtig. Mit der Bestellung/dem Erhalt des Produkts akzeptieren Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Armacell, die für die Region gelten. Sollten Sie diese nicht
erhalten haben, so fordern Sie bitte eine Kopie an.
Armacell, 2020. ® und TM sind Markenzeichen der Armacell Group und eingetragen in der Europäischen Union, den Vereinigten Staaten von Amerika und anderen Ländern.
XXXX I Armacell I technical article I GEG I 102020 I EMEA I DEÜBER ARMACELL
Als Erfinder von flexiblen Dämmstoffen für die Anlagenisolierung und führender Anbieter technischer Schäume entwickelt
Armacell innovative und sichere thermische, akustische und mechanische Lösungen mit nachhaltigem Mehrwert fürseine Kunden. Armacell Produkte tragen jeden Tag maßgeblich zur Steigerung von Energieeffizienz auf der ganzen Welt
bei. Mit 3.135 Mitarbeitern und 24 Produktionsstätten in 16 Ländern ist das Unternehmen in den zwei Geschäftsbereichen
Advanced Insulation und Engineered Foams tätig. Armacell konzentriert sich auf die Fertigung von Dämmstoffen für die
Anlagenisolierung, Hochleistungs-Schäume für die Hightech- und Leichtbau-Industrie und die Aerogelmatten-Technologie
der nächsten Generation. Weitere Informationen finden Sie unter: www.armacell.com.

Für weitere Informationen, besuchen
Sie bitte: www.armacell.de