PAT. P
IP 67

3WAY開閉で快適な作業性！ BOXTHシリーズ

新登場！
！

3WAY開閉で快適な作業性

1

3 WAY!!!

2

作業に便利な両開きのフタ

蝶番（ヒンジ）式のフタは両方向に開閉が可能
使用時は2箇所のヒンジをネジ締め固定

ヒンジを開放ヒンジを開放片側のヒンジをネジ締め固定したままの状態で、もう一方のヒンジを開放すると、フタの開閉が可能となります。
最適な方向へ開閉する事ができる為、作業性を損なう事がありません！

狭いスペースでも設置が可能
フタの開閉方向が一方向の為、フタが邪魔になり作業性が悪い

作業側

作業側

障害物

障害物

従来の蝶番式 BOX

作業側

90°

90° 作業側
障害物

障害物

BOXTH シリーズ

状況に応じて最適な方向へ開閉が可能！
フタに邪魔されず隅々まで快適に作業ができる為、設置後のメンテナンス等の作業性も向上します！

フタを180°
開閉できなくても両側90°の開閉スペースさえあれば、それぞれの方向にフタを開けて作業を行うことができる為、省スペースにも貢献します！

フタの取り外しが可能

蝶番（ヒンジ）式のフタは、簡単に取り外しが可能

使用時は2箇所のヒンジをネジ締め固定

ヒンジを開放両側のヒンジを開放するとフタが取り外し可能
組み込みや結線作業の際はフタを取り外し、作業性が更に向上！

ヒンジを開放従来の蝶番式 BOX

フタ開閉が制限される為フタが邪魔になって作業性が悪い

狭い取付面にも取付可能！

BOXTH シリーズ

ヒンジ側にケーブルグランド等を付けたままでもフタを取り外す事が可能です

BOX内部からFG接続が可能！
ノックアウト穴を打ち抜く

固定金具
（別売）
形式：NTB－KC

市販のOリングを取り付ける(線径φ1.78/内径φ7.65)

アルミフレーム
FG接続部

従来品では固定できなかった狭い取付面にも簡単に2点留め固定する事ができます。
別売の固定金具：NTB－KC（2枚／1set）
を使用する事で、アルミフレームなどにも固定が可能！
（固定の為のネジ、ナット類は取り扱っておりません。
別途ご購入下さい。）

BOX底面よりノックアウト部にドライバーをあて、プラスチックハンマー等で叩いて下さい。
Oリング取り付け後、FG接続を行ってください。
FG接続を行う際は取付板にタップ加工（M4）を施し、BOX内部からネジを締めて接続固定して下さい。
※貫通ネジ穴にFG接続する場合、貫通ネジ穴裏面に袋ナット、パッキン等を使用して必要となる防水処理を施して下さい。

（Oリング、FG接続用のネジは取り扱っておりません。
別途ご購入下さい。）

BOXTHシリーズ 一覧表
BOXTH－1
ラインナップ寸

サイズ：スモール低タイプ

法（W：119×D：115.6×H：76㎜）

高タイプ（W：119×D：115.6×H：95㎜）

BOXTH－2
ラインナップ寸

BOXTH‐1LC

BOXTH‐1HB

BOXTH‐1HC（端子台8極内蔵）

フタ材 質

不透明

（W：134×D：149.6×H：86㎜）

高タイプ

クリアスモーク

BOXTH‐1LB
BOXTH-1LB-A

法

低タイプ

サイズ：ミディアム

フタ材 質

不透明

クリアスモーク

BOXTH‐2LB
BOXTH-2LB-A

BOXTH‐2LC

BOXTH‐2HB

BOXTH‐2HC（端子台16極内蔵）（W：134×D：149.6×H：111㎜）

BOXTH－3
ラインナップ

寸

フタ材 質

法

不透明

低タイプ

サイズ：ラージ（W：240×D：155.6×H：86㎜）

高タイプ（W：240×D：155.6×H：111㎜）

クリアスモーク

BOXTH‐3LB
BOXTH-3LB-A

BOXTH‐3LC

BOXTH‐3HB

BOXTH‐3HC（端子台36極内蔵）

■材質
本 体

周囲温度 －40℃～＋65℃（フタ：クリアスモーク選択時）

フ タ（氷結又は、結露しないこと）

ナット
ガスケット

液

液

UL94V-2

黄銅（Niメッキ）

フタに組込済

発泡ウレタンヒンジ

ナイロン66（ベージュ）

固定ネジ

SUS

コイルバネ

SUS

フタ：不透明フタ：クリアスモーク

フタ：不透明フタ：クリアスモーク

水◎○エチレングレコール

◎○

一般鉱油

◎○エステル

△×

白灯油

○

○

ハロゲン化炭化水素

△×

ガソリン

△○

フェノール

××

防錆油

◎○

クレゾール

××

植物性油

◎○

液体アンモニア

××

アセトン

△×

過酸化水素水

○

○

ベンゼン

△×

弱酸

◎

○四塩化炭素△○

強酸△△アルコール

◎○

弱アルカリ

△

△

酢酸エチル

△×

強アルカリ

×△

◎…耐性が高く劣化しない○…重量変化がわずかで、条件により使用可能

溶

UL94V-0PAR（クリアスモーク）△…重量及び寸法変化があるが、短時間なら使用可能
×…膨潤、溶解で使用に耐えない

UL94V-0
ヒンジに組込済

2点留め固定用 固定金具
7.7

溶UL94V-0

PBT
（不透明）

1.6

■耐薬品性

PBT（ベージュ）

22
5.1 738

使用周囲温度

周囲温度 －40℃～＋80℃（フタ：不透明選択時）

4.5■仕様

注文形式：NTB－KC

材質：SPCC 亜鉛メッキ三価クロメート
販売単位（2）

サイズ： スモール

ミディアム

ラージ

BOXTH－1

フタ高さ

フタ高さ

無し：端子台無し
A：端子台内蔵形

不透明

低端子台

Ｌ：低H：高フタ材質

高フタ材質

端子台質量

BOXTH－1LB－A

式

8極360g

BOXTH－1LB－

298g

クリアスモーク

BOXTH－1LC－280g

不透明

BOXTH－1HB－324g

クリアスモーク

BOXTH－1HC－300g※M4×10Lタッピンネジ2本付属

B：不透明
C：クリアスモーク■内部寸法図標準価格

3,560円
2,620円
2,900円
2,840円3,450円（端子台内蔵タイプにはタッピンネジは付属しません）■外部寸法図119

内寸1113884.5115.6
3949.2115.6

4－φ2.5深さ10M3タッピンネジ用（コーナー4ヶ所）

49.2

内寸92
70 ±0.5
60 ±0.5
42.6 ±0.532

取付ピッチ107 ±0.5

取付ピッチ 87 ±0.5

8－φ3.3深さ10M4タッピンネジ用

φ4.2貫通時深さ10FG端子取付け用35.5（固定金具使用時 取付ピッチ）133

フタ：高タイプ

4233.6111.8

1.612257107

φ2.5

フタ開閉寸法フタ：低タイプ

78（フタ：低タイプ）

95（フタ：高タイプ）

119

φ3.3
10

内寸85（フタ：高タイプ）

119

内寸68（フタ：低タイプ）

5.5（固定金具使用時）143.2

156

80 ±0.5
90 ±0.5※両開きで使用する場合、両側にフタ開閉スペースを設けて下さい。

断面図A－A8.5

端子台（8極）
内蔵タイプ
上下同極

注文形式

1.578.5 8.5

11.3 18.3

M3.5×8L

BOXTH－1LB－A
600V 15A / 2㎜2※フタは低タイプ/不透明のみの設定となります■適合圧着端子回路図 TOP VIEW

MAX7

MINφ3.5

MIN3.5※上下段が同極となります

断面図A－A

MAX5

サイズ： スモール

ミディアム

ラージ

BOXTH－2

フタ高さ

フタ高さ

端子台無し：端子台無し
A：端子台内蔵

Ｌ：低
H：高

フタ材質

形

不透明

低高

フタ材質

端子台質量

BOXTH－2LB－A

式

16極

596g

BOXTH－2LB－

413g

クリアスモーク

BOXTH－2LC－389g

不透明

BOXTH－2HB－457g

クリアスモーク

BOXTH－2HC－426g※M4×10Lタッピンネジ2本付属

B：不透明
C：クリアスモーク■内部寸法図標準価格

5,730円
2,990円
3,340円3,280円
3,980円（端子台内蔵タイプにはタッピンネジは付属しません）■外部寸法図内寸126φ4.2貫通時深さ10FG端子取付け用

134
14－φ3.3深さ10M4タッピンネジ用

35.5

取付ピッチ122 ±0.53445149.6

38

70 ±0.5
90 ±0.5110 ±0.5（固定金具使用時 取付ピッチ）148

134

134

5.5

フタ：高タイプ

196.5

フタ開閉寸法フタ：低タイプ

86（フタ：低タイプ）

111（フタ：高タイプ）（固定金具使用時）158.2

4533.6

144.6

1.6
1230

7

10

内寸76（フタ：低タイプ）

74.5

149.6

取付ピッチ120 ±0.549.2

内寸101（フタ：高タイプ）※両開きで使用する場合、両側にフタ開閉スペースを設けて下さい。

端子台（16極）
内蔵タイプ
端子台 B
上下同極

注文形式

BOXTH－2LB－A
600V 15A / 2㎜2

8.5
1.5 7

8.5 8.5

M3.5×8L
端子台 A※フタは低タイプ/不透明のみの設定となります

回路図 TOP VIEW

■適合圧着端子MINφ3.5
MAX7端子台 B

端子台 A※ 端子台A,B共上下段が同極となります

21内寸126

110 ±0.5
90 ±0.5
76.6 ±0.549.2

MIN3.5MAX5サイズ： スモール

ミディアム

ラージ

BOXTH－3

フタ高さ

フタ高さ

無し：端子台無し
A：端子台内蔵形

不透明

低端子台

Ｌ：低
H：高フタ材質

高

フタ材質

端子台質量

BOXTH－3LB－A

式

36極1115g

BOXTH－3LB－710g

クリアスモーク

BOXTH－3LC－664g

不透明

BOXTH－3HB－777g

クリアスモーク

BOXTH－3HC－223g※M4×10Lタッピンネジ2本付属

B：不透明
C：クリアスモーク■内部寸法図（端子台内蔵タイプにはタッピンネジは付属しません）■外部寸法図内寸232240

932－φ4.2貫通時深さ10取付ピッチ228 ±0.5FG端子取付け用

58.2

58.2

49.2

949.2

50

155.6

38
4.5
8

9155.682.6
49.2

取付ピッチ127 ±0.5

57.5

34

50 ±0.5

内寸132110 ±0.5
90 ±0.5

標準価格

8,940円
4,010円
5,040円
4,580円
6,080円5.5

150 ±0.530－φ3.3深さ10M4タッピンネジ用（固定金具使用時 取付ピッチ）254（固定金具使用時）264.2

190 ±0.5
210±0.5

240

240

38

38

202.5

フタ：高タイプ

38

38

30

111（フタ：高タイプ）

86（フタ：低タイプ）

10710

フタ：低タイプ

1.612710710
77710

10

内寸76（フタ：低タイプ）

内寸101（フタ：高タイプ）

フタ開閉寸法150.833.6※両開きで使用する場合、両側にフタ開閉スペースを設けて下さい。

端子台（36極）
内蔵タイプ
上下同極

BOXTH－3LB－A
600V 15A / 2㎜2

端子台 B列8.5注文形式

端子台 A列1.5 78.5 8.5

11.3

M3.5×8L32.3※フタは低タイプ/不透明のみの設定となります

回路図 TOP VIEW

■適合圧着端子端子台 B列MINφ3.521MAX7

端子台 A列※ 端子台A列,B列共上下段が同極となります

MIN3.5MAX5

BOXTHシリーズへの後付け用や、コーナー端子台としてのご使用に端子台単品でもお取扱いしています。
■適合圧着端子

CNT15－□

600V 15A / 2㎜2

上下同極

8極 注文形式：CNT15－8端子ネジ

M3.5×8L

締付トルク

1.4N・mMAX7

MINφ3.5MIN3.510極 注文形式：CNT15－10■外観寸法図■外観寸法図2－φ3.572－φ3.512端子カバー内
記名板入り

8.5
1.5MAX58.5

1.58.57

端子カバー内
記名板入り

8.5
90.5

22.3
11.35522.3
11.3

33.5

33.573.5

取付ピッチ 8088

取付ピッチ 95.5
103.52424※BOXTH-1への直取付の際はM3×12Lタッピンネジを使用して下さい。

■端子台仕様周囲温度 －25℃～+100℃※BOX収容時は、BOXの使用周囲温度内で使用して下さい（氷結又は、結露しないこと）
相対湿度 45～85%

端子台本体

PBT（ベージュ）

導電板

C2680（Niメッキ）

端子ネジ

鉄（亜鉛メッキ 三価クロメート）

M3.5×8LPC

UL94 V-2

絶縁抵抗

各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で100MΩ以上（DC500Vメガ）

カバー
記名板

コート紙

商用周波耐電圧

2500V / 1分間

標準使用状態UL94 V-0

M3タッピンネジ…0.6N・m
M3セムスネジ…1.0N・m※端子台組込用のタッピンネジは付属しません。
※端子台組込の際の締付トルク

取付金具セット（BOXTH－2 / BOXTH－3 用）
CNT15－8 取付用の金具です

注文形式：TH2－PLS
117■BOXTH-3への組込例

110

514.53480■セット内容

34 －M

14品

名材

質

寸法

端子取付金具

SPCC

t=1.2

ネジ

SWCH

M4×10L

ネジ

SWCH

M3×10L

表面処理

亜鉛メッキ
三価クロメート処理
亜鉛メッキ
三価クロメート処理
亜鉛メッキ
三価クロメート処理

備考

数量12種タッピンネジ（同梱）

2±ナベWセムス（同梱）

4取付金具セット（BOXTH－3 用）
CNT15－8 / CNT15－10 取付用の金具です

注文形式：TH3－PLS
218.52108095.5■セット内容51M334278－.5
φ42－80142195.5品

名材

質

寸法

端子取付金具

SPCC

t=1.2

ネジ

SWCH

M4×10L

ネジ

SWCH

M3×10L

表面処理

亜鉛メッキ
三価クロメート処理
亜鉛メッキ
三価クロメート処理
亜鉛メッキ
三価クロメート処理

備考

数量
12種タッピンネジ（同梱）

2±ナベWセムス（同梱）

8

ネジアップ式コーナー端子台
後付け用（別売品）

上下別極

5MINφ3.5

6.8 1.2
8 449.257.2

600V 15A/ 2 ㎜2MAX6.82■適合圧着端子9.55

KTW8－11P4.
－φ3424.45■外観寸法図9.5123043MIN5MAX5端子ネジ

M3.5×6.7L

締付トルク

1.4N・m■BOXTH-1への組込例※11極（11極×1台）組込

86.8 1.21230

M3.5×6.7L※向い合せで組込む事も可能です。

■BOXTH-2への組込例※22極（11極×2台）組込

8134
8 4

M3.5×6.7L

30

126.8 1.2

■BOXTH-3への組込例※33極（11極×3台）組込

86.8 1.2

30

12M3.5×6.7L※向い合せで組込む事も可能です。

■端子台仕様標準使用状態

周囲温度 －25℃～+100℃※BOX収容時は、BOXの使用周囲温度内で使用して下さい（氷結又は、結露しないこと）
相対湿度 45～85%

絶縁抵抗

各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で100MΩ以上（DC500Vメガ）

商用周波耐電圧

2500V / 1分間

端子台本体PBT（ベージュ）

導電板

C2680（Niメッキ）

端子ネジ

鉄（亜鉛メッキ 三価クロメート）

座金鉄（亜鉛メッキ 三価クロメート）

スプリング

SUS

UL94 V-0
M3.5×6.7L※端子台組込の際はM4×10Lタッピンネジを使用して下さい。
端子台組込の際の締付トルク 1.0N・m※端子台取付用のタッピンネジは付属しません。

「BOXTHシリーズにそのままネジアップ式

ネジアップ式端子台（21Aタイプ）

端子台上方からショートバーを差し込むタイプ。ショートバー使用時のBOX内での作業性・視認性に優れています。

JT－20■適合圧着端子MINφ3.5800V 21A/2㎜

2

端子ネジ

M3.5×7.3L

締付トルク1.4N・m

端子台材質：変性PPE
難 燃 性：UL94 V-0MAX6.8

おすすめMIN5MAX5※組込例は参考図です。組端子台にBOXは付属しません。

注文形式

JTL－20－7P1007極 （対応BOX…BOXTH－1）■BOXTH-1への組込例

90

4.535

BOXTH－171883.5833.3

4.5■BOXTH-2への組込例

120

JTL－20－9P9極 （対応BOX…BOXTH－2）

BOXTH－2

1104.535

注文形式

4.51883.5833.3

7JTL－20－22P22極（対応BOX…BOXTH－3）■BOXTH-3への組込例

4.535220210

4.571883.5833.3

注文形式

BOXTH－3

組込んですぐに使える」
組端子台ベストセレクション
ネジアップ式端子台（30Aタイプ）

ネジアップ式端子台の定番、PTUシリーズの30Aタイプ

PTU－30■適合圧着端子MINφ3.5

1000V 30A/3.5㎜

2端子ネジM4×8L

締付トルク

1.8N・m

端子台材質：変性PPE
難 燃 性：UL94 V-0MAX6.8

おすすめ

MIN5MAX5※組込例は参考図です。組端子台にBOXは付属しません。

注文形式

PTUL2－30－6P

1006極 （対応BOX…BOXTH－1）■BOXTH-1への組込例

904.535

BOXTH－1

1.48.610108.529.53■BOXTH-2への組込例
注文形式

PTUL2－30－8P

BOXTH－21208極 （対応BOX…BOXTH－2）

4.5

35

110

1.4

8.6

10108.5

29.5

3

PTUL2－30－18P18極（対応BOX…BOXTH－3）■BOXTH-3への組込例

35220
210

4.53

1.4 8.610108.5

29.5

注文形式

BOXTH－3

「BOXTHシリーズにそのままスプリングロック式
おすすめ表示機能付スプリングロック式端子台（20Aタイプ）

BOX内での結線作業に便利な端子台上方からの電線差し込み式。結線状態が表示で確認できる安心モデル。

VTZ－2.5/2棒タイプDIN46228-4準拠
適合圧着端子

800V 20A/2.5㎜

L=8、102

電線むき長さ8㎜～10㎜

端子台材質：ナイロン66
難 燃 性：UL94 V-0※組込例は参考図です。組端子台にBOXは付属しません。

注文形式

VTZL－2.5/2－11P

10011極（対応BOX…BOXTH－1）■BOXTH-1への組込例

904.535

BOXTH－1

5.2

1045.1

2■BOXTH-2への組込例
注文形式

VTZL－2.5/2－15P

BOXTH－2

4.515極（対応BOX…BOXTH－2）

5.2

1045.1

2

注文形式

VTZL－2.5/2－34P34極（対応BOX…BOXTH－3）■BOXTH-3への組込例

4.5352202105.2

1045.1

2BOXTH－3

組込んですぐに使える」
組端子台ベストセレクション
おすすめ表示機能付スプリングロック式端子台（30Aタイプ）

BOX内での結線作業に便利な端子台上方からの電線差し込み式。左頁モデルの30Aタイプ。

VTZ－4/2

棒タイプDIN46228-4準拠
適合圧着端子

800V 30A/4㎜

L=10、122

電線むき長さ10㎜～12㎜

端子台材質：ナイロン66
難 燃 性：UL94 V-0※組込例は参考図です。組端子台にBOXは付属しません。

注文形式

VTZL－4/2－9P

1009極（対応BOX…BOXTH－1）■BOXTH-1への組込例

904.535

BOXTH－121049.16.2

注文形式

VTZL－4/2－12P■BOXTH-2への組込例

12012極（対応BOX…BOXTH－2）

BOXTH－2

4.535

1006.21049.12注文形式

VTZL－4/2－29P29極（対応BOX…BOXTH－3）■BOXTH-3への組込例

4.5352202106.21049.12BOXTH－3

BOX内組込用 各種アクセサリー
カットレール：DAVタイプ（35㎜幅）※受注生産品
BOX内への機器組込み用カットレールです。

351025

材質：AL30

注文形式：DAV4－80

注文形式：DAV4－100

15 10 1035
4.54.5354.55 10 105 10 1035

注文形式：DAV4－140（丸穴残し）

140 ±1100 ±180 ±1

BOXTH－2
BOXTH－1

BOXTH－2

BOXTH－1

注文形式：DAV4－120

注文形式：DAV4－160

5 10 1035
4.535
4.55 10 10

120 ±1160 ±1

BOXTH－2

BOXTH－3

注文形式：DAV4－200

BOXTH－3

注文形式：DAV4－220

354.5

5 10 1035
4.55 10 10

220 ±1200 ±1

BOXTH－3

BOXTH－3

BOXTH－3

止め金具：35㎜幅レール用 ※レールに取付けした機器の横ずれを防ぐ端末金具です。
その他35㎜幅レール用止め金具
おすすめ

454588.5381045

狭い場所でも作業性が良い為、BOX内での使用に最適！
！

3.7※「ガチャッ」とレールへはめるだけで仮保持ができるワンプッシュ止め金具。

注文形式：HDV－2
材質：SPCC
販売単位（50）

43.72020

注文形式：GTY18
材質：SPCC
販売単位（50）

注文形式：HDV－1
材質：SPCC
販売単位（100）

3.51824
3.813193.8

注文形式：GTY13
材質：SPCC
販売単位（100）124526128184532102528.7

おすすめ

注文形式：HDV－3
材質：SPCC
販売単位（50）

TOGI端子台、リモートI/Oユニット（CC-Link）組込例

2段端子台（写真はPUWL－20－9U、BOXTH-2へ組込み）

スプリングロック式端子台2:2タイプ（写真はVTZL－2.5/4－15P、BOXTH-2へ組込み）

スプリングロック式端子台（写真はVTCL－501－20P、BOXTH-2へ組込み）

リモートI/Oユニットスプリングロック式端子台タイプ（写真はC32D－CT1V、BOXTH-3へ組込み）用途に合わせてTOGI端子台の中から最適なモデルを選べます。営業所までお気軽にお問合せください。

センサアンプ組込使用例

新潟営業所
仙台営業所
北陸営業所
埼玉営業所
大阪営業所
広島営業所

長野営業所

営業本部

本社

東京営業所
静岡営業所

福岡営業所

名古屋営業所

貴社のサービスは弊社にお任せください。

技術相談窓口●開発技術部

東洋技研製品の技術的なご相談にお応えします。
受付時間 月～金 9：00 ～17：30（祝祭日を除く）

http://www.togi.co.jp

E-mail: info@togi.co.jp□ 本 社・工 場 〒394-0081 長 野 県 岡 谷 市 長 地 権 現 町 4 ー 8 ー 7 TEL.0266-27-2012 FAX.0266-27-2008□ 営 業 本 部 〒144-0052 東 京 都 大 田 区 蒲 田 1 ー 2 9 ー 1 0 TEL.03-5711-0891 FAX.03-5711-0892□東京営業所 〒144-0052 東 京 都 大 田 区 蒲 田 1 ー 2 9 ー 1 0 TEL.03-5711-1801 FAX.03-5711-1802□大阪営業所 〒553-0003 大 阪 府 大 阪 市 福 島 区 福 島 6 丁 目 2 番 6 号 TEL.06-6453-2872 FAX.06-6453-2875□名古屋営業所 〒463-0034 愛知県名古屋市守山区四軒家1丁目1576 TEL.052-779-1411 FAX.052-779-1415□仙台営業所 〒984-0011 宮 城 県 仙 台 市 若 林 区 六 丁 の 目 西 町 4 ー 1 6 TEL.022-287-5181 FAX.022-287-5184□福岡営業所 〒815-0031 福 岡 県 福 岡 市 南 区 清 水 3 丁 目 4 番 4 号 TEL.092-541-1611 FAX.092-554-1661□広島営業所 〒733-0006 広 島 県 広 島 市 西 区 三 篠 北 町 2 ー 1 9 TEL.082-509-1541 FAX.082-509-1581□長野営業所 〒394-0081 長 野 県 岡 谷 市 長 地 権 現 町 4 ー 8 ー 7 TEL.0266-28-2090 FAX.0266-27-0546□埼玉営業所 〒337-0003 埼 玉 県 さ い たま 市 見 沼 区 深 作 3 ー 3 9 ー 1 6 TEL.048-682-4576 FAX.048-682-4587□北陸営業所 〒920-0364 石 川 県 金 沢 市 松 島 2 丁 目 1 2 6 TEL.076-240-1700 FAX.076-240-1800□新潟営業所 〒940-0864 新 潟 県 長 岡 市 川 崎 3 丁 目 2 4 1 4 番 1 TEL.0258-36-0808 FAX.0258-36-6353□静岡営業所 〒420-0816 静 岡 県 静 岡 市 葵 区 沓 谷 5 丁 目 5 番 地 8 TEL.054-207-8515 FAX.054-207-8517
お断りなく仕様などを変更することがありますのでご了承ください。

8000-15-01