BCV

水道用バタフライ弁

キャビテーション抑制形

球面整流フィン構造を弁体両面に設けたハイパフォーマンス耐キャビテーションバタ

特長●弁体両面の球面整流フィン構造によって、制御に最適な流量特性とすぐれたキャビテーション抑制性能を両立します。
●制御領域（小〜中開度）の弁開度に対しての流量変化が小さく、精度の高い流量調整が可能。初期通水時の充水作業にも最適です。
●弁体はステンレス製（SCS13A）を採用。耐食性・耐久性にすぐれ、長期使用が可能です。
●流れ方向が変化しても両方向で性能を発揮します。
●接続形式は、フランジ形のほかNS形、更新形（面間伸縮）など各種選択が可能。

制御に最適な流量特性とキャビテーション抑制性能を両立
バタフライ弁は、流体制御に適した特性を持つことから、管路で数多く採用されています。その一方で、キャビテーションによる騒音の発生や振動、弁体の損傷への対策、また、小開度時における流量調整の難しさ等の課題を抱えています。
それらの課題を解決するために開発したのがです。

■弁体両面球面整流フィン構造
弁体は、外周から流れ方向に平行に延伸された多数の整流板を弁体の両面に設け、その外面を球状とした独自の“弁体両面球面整流フィン構造”を持っています。

流れと平行の整流フィン構造が気泡の結合を防止、キャビテーションを抑制

弁体は耐食性・耐久性

整流フィン構造の外周球にすぐれたSCS13A

面が高い制御性能を発揮■開度に合わせて精度の高い流量調整を実現
耐キャビバタは、小開度〜中開度〜大開度の広範囲で流量が急激に上昇することなく、通常バタフライ弁と耐キャビバタとの有効流量特性比較（Ｃｐ：配管系損失係数＝16）

弁開度に合わせて流量が徐々に増加します。

100

通常バタフライ弁

流量率：Q/Qmax（％）※１

90

弁の開き初めの有効流量が通常バタフライ弁の約１／４ ※２

80
70

全開時の有効流量が通常バタフライ弁の約９８％ ※２① 小開度時の流量制御性が良好です。

60② 弁の開き初め（弁開度0〜10％）の有効流量が通常バタフライ弁の約１/４と小さい。

5040③ 全 開 時の有 効 流 量が 通 常 バタフライ弁の約98％。

小開度時の流量制御性が良好

3020※1 通常バタフライ弁全開時流量Qmaxを100％とした時の流量率を表します。

1000102030405060708090100※2 Cp＝16での有効流量特性で当社比較した値です。

弁開度（％）
同流量で弁開度調整範囲が広い① 弁の開き初めの流量が小さく、小流量からの制御が可能ですので初期通水時の流量調整にも対応できます。

3020② 弁開度の変化に対して流量が徐々に変化しますので精度の高い流量調整が可能です。

10

弁開度の変化に対して流量が徐々に変化
弁開き初めの流量が小さい

00102030③ 同流量で弁開度調整範囲が広いので幅広い御使用条件に対応できます。

■制御領域のキャビテーションを大幅に低減
弁体両面に、水の流れと平行のフィン状の整 流 板に多 数の細かい仕 切り（隙間）を採用。
気泡同士の干渉を防いでキャビテーションの成長を抑制します。

フィン形状

水の流れと平行の細かい仕切り（隙間）通常バタフライ弁と耐キャビバタとの弁固有キャビテーション係数

滋賀県東北部工業技術センター・大阪産業大学との共同研究

σＬ比較

9σＬ7

弁固有キャビテーション係数

86キャビテーションが発生しない領域

弁固有キャビテーション係数が、通常バタフライ弁の約１/４〜１/３（当社比）と小さく、54キャビテーションが発生しない領域が広いため、幅広い使用条件で抑制効果を発揮します。

通常バタフライ弁
弁固有キャビテーション
係数が通常バタフライ
弁の約１/４〜１/３

3
2

σ 0.8Ｌ

1σ 0.95
Ｌ0010203040

弁開度（％）

弁開度

5060

キャビテーション発生領域

通常バタフライ弁30％
σ0.840％σ0.95■両流れに対応
弁体の両面の整流板が球面整流フィン構造ですので、両方向での制御を実現。
流れ方向が変化しても制御が可能です。

■接続形式の選択が可能
管の接合形式は、フランジ形だけでなく、ＮＳ形や更新形（面間伸縮）のバタフライ弁での製作が可能。幅広いニーズに対応します。

■標準仕様
呼び150 〜 400

径

上水、工水、農水流 体 の 種 類

開閉操作

手動：ウォームギア式（センターキャップ式も製作致します）
電動タイプも製作致します。

塗

内外面エポキシ樹脂粉体塗装､手動操作機外面：エポキシ樹脂塗装（ＮＳ形の場合、受口内面：合成樹脂塗装）

装部

フランジ形

ＮＳ形
（両受口） 呼び径300以上

形

式

立形・横形立形

種類

接使
試験

続用

端圧

更新形
（面間伸縮） 呼び径300以上
立形・横形

２種（7.5Ｋ）

力３種
（10Ｋ）

0.75 MPa

1.0 MPa

弁箱耐圧

呼び径350以下 1.75 MPa 呼び径400 1.4 MPa

呼び径350以下 2.3 MPa 呼び径400 2.1 MPa

弁座漏れ0.75 MPa

1.0 MPa

上記以外の呼び径につきましては、お問い合わせください。

■外形・寸法

■部品名称
右回り開きのキャップ□326□3870□38□32F3F624n−φh3

種類

3 底蓋

FCD450-104 スタンド

FCD450-105 脚

FCD450-106 キャップ

FCD450-107 弁棒

SUS403

10 Ｏリングケース

CAC40611 軸受ブシュ

オイルレス

19 ゴム弁座

CR

20 手動操作機−5
本図は2種（7.5K）代表例です。

fZL

弁体
SCS13A（球面整流フィン付）

弁座押さえ
9SCS13A（球面整流フィン付）

CX

DPC
約H2φg

φDφd

約H1207101111992

FCD450-10（弁座部硬質クロムめっき）

1 弁箱

F470F1Yt4−φhʼ

単位：mm
フランジ寸法
ボルト穴ボルトの呼びCnh

高さ面間
呼び径
寸法（ｄ）
LD150

290 204 247

619M1622311280g

肉厚厚さ（最小）tfH1H2

脚寸法
X操作機
形式

回転数
Rev.

141 138 173

BRM-1-1BH

20YZhʼ

F1F3590 170 180 180

601575

F4F6200300

342 256 299

819M1624

311615 195 220 200 120

1575

141 138 173

BRM-1-1BH

20250
2種（7.5K） 300

380410 308 360

823M2025312635 230 245 250 120

1575

141 138 173

BRM-1-1BH

20400464 362 414

1023M2027

413665 260 280 320 1401975

141 138 173

BRM-1-1BH

20350430

530 414 472

1025M2228414695 290 300 360 1401975

141 138 173

BRM-1-1BH

20400

470582 466 524

1225M2229415760 325 350 400 160

1991167 164 203

BRM-2-1BH

37.5

150

280

280 212 240

823M2022211590 170 180 180

601575141 138 173

BRM-1-1BH

20200300

330 262 290

1223M2024211615 195 220 200 120

1575

141 138 173

BRM-1-1BH

20250

380400 324 355

1225M2225212635 230 245 250 120

1575

141 138 173

BRM-1-1BH

20400445 368 400

1625M2227313665 260 280 320 1401975141 138 173

BRM-1-1BH

203種（10K） 300350430490 413 445

1625M2228314695 290 300 360 140

1975141 138 173

BRM-1-1BH

20400470560 475 510

1627M2429315760 325 350 400 160

1991167 164 203

BRM-2-1BH

37.5

ISO 9001、ISO 14001認証取得（本社工場）

ご注 意■本社・工場 〒522−0027 滋賀県彦根市東沼波町928 TEL.0749−23−3131 ㈹ FAX.0749−22−0687 ㈹■札幌営業所 TEL.011−242−8871 ■仙台営業所 TEL.022−217−1312 ■東京営業所 TEL.03−3370−6586■名古屋営業所 TEL.052−222−7282 ■大阪営業所 TEL.06−6533−0471 ■中国四国営業所 TEL.086−227−2510■九州営業所 TEL.092−409−0996

https://www.shimizugokin.co.jp※ 改 良 の ため 、このカタログ の 仕 様・寸 法 等 を 予 告 なく変 更 することが あります の で 御 了 承くださ い 。

（1200.2206）

本カタログに記載の仕様・性能数値は、一般的な使用条件において掲示するものです。記載された使用条件以外で使用され、物 的・人 的 損 害が発 生した場
合、当社はその責任を負いかねます。
本 版 以 前に刊 行されたカタログの 版は無 効となります の で、お 手 元 のカタロ
グに記載の版No.により最新版であるかご確認ください。

版No.BCV01