3973

ClimatixTM

Climatix400 シリーズ コントローラ
テクニカルデータシート

POL42X.50/STD

用途
Climatix400 シリーズコントローラは、空調機や給排気ファン，熱源設備等の制御に使用できるプログラマブルなコントローラです。DDC 制御とシーケンス制御を組合わせた高機能な制御プログラムを構築することが可能であり設備の効率的な運転や省エネルギー制御を実現することができます。
タイプ

.
.

POL422.50/STD

POL424.50/STD

特徴
・ 強力な制御機能
ファンクションブロック方式のフリープログラミング
グラフィカルプログラミングツール（SAPRO）
Climatix600 シリーズとアプリケーション互換・ オープンプロトコル対応
Modbus もしくは BACnet MS/TPKNX 準拠のプロセスバス
・ 優れた耐環境性
温度-40～+70℃
CB1Q3973en
08.03.2017
CLM1120 V2_0.
.

コミュニケーション

ルームユニット

インバータ

Modbus もしくはBACnet MS/TP（RS485）

Climatix600 シリーズ.
.

プロセスバスClimatix200シリーズ

Climatix600シリーズ

ハンディ HMi

SAPRO/SCOPE

2 / 16
アーチバック㈱Climatix400 コントローラ POL42x.50/STD
CLM1120 V2_1

CB1Q3973en
08.03.2017

概要電源
温度計入力
(B1,B2,B3)

ユニバーサル入
力2点
デジタル出力5点(X1,X2)(Q1,Q3,Q4,Q5,Q6)

センサ電源

ユニバーサル出
力3点(X3,X4,X5)
POL424.50/STD
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ出力 2 点(Q7,Q8)POL422.50/STD
ﾄﾗｲｱｯｸ出力 2 点(Do1,Do2)

デジタル入力5点

有電圧
デジタル入力(X6,X7,X8)(D1,D2)(DL1)

パルス出力 ＊(POL422.50 のみ)

RS-485Mod バス RTU
BACnet MS/TP

HMI (RS-485)

プロセスバス※ 注意＊ パルス出力は、POL422.50/STD のみ

3 / 16
アーチバック㈱Climatix400 コントローラ POL42x.50/STD
CLM1120 V2_1

CB1Q3973en
08.03.2017

電源AC 24 V, G0 (T7)電源
周波数電流 AC 使用時
電流 DC 使用時

AC 24 V ±20% / DC 24 V ±10%45…65 Hz @ AC 24 V
1.6 A @ AC 24 V
1.5 A @ DC 24 V

参考接続図

デジタル出力Q1 (T8)接点定格電圧電流

無電圧リレー出力，c 接点
AC 24…230 V (-20%, +10%)
DC 18…30 V
AC 3 A (res.)/2 A (ind. cosφ 0.6)
DC 3 A (res.) , Min. 30 mA at AC 19 V

T8 ターミナル内では同一電圧を使用してください。

参考接続図

4 / 16
アーチバック㈱Climatix400 コントローラ POL42x.50/STD
CLM1120 V2_1

CB1Q3973en08.03.2017.
.

デジタル出力
Q3, Q4 (T9)Q5, Q6 (T10)接点定格電圧電流

無電圧リレー出力，a 接点
AC 24…230 V (-20%, +10%)
DC 18…30 V
AC 3 A (res.)/2 A (ind. cosφ 0.6)
DC 3 A (res.) , Min. 30 mA at AC 19 V

T9 ターミナル内では同一電圧を使用してください。
同様に
T10 ターミナル内では同一電圧を使用してください。

参考接続図

Q7, Q8 (T11)
POL424.50/STD のみ

接点定格電圧電流

無電圧リレー出力，a 接点
AC 24…230 V (-20%, +10%)
DC 18…30 V
AC 3 A (res.)/2 A (ind. cosφ 0.6)
DC 3 A (res.) , Min. 30 mA at AC 19 V

T11 ターミナル内では同一電圧を使用してください。

参考接続図

5 / 16
アーチバック㈱Climatix400 コントローラ POL42x.50/STD
CLM1120 V2_1

CB1Q3973en
08.03.2017

トライアック出力
DO1, DO2 (T11)
POL422.50/STD のみ

電圧
電流

AC 24…230 V (-20%, +10%)
Max. 500 mA/Min. 30 mA

T11 ターミナル内では同一電圧を使用してください。

参考接続図

温度計入力
B1…B3 (T1)
POL422.50/STD のみ

NTC 10k (B25/85=3977 K)
センサー電流温度
精度/分解能-50 °C-40 °C-30 °C-10 °C
50 °C
70 °C
90 °C
100 °C

120 μA @ 25 °C-50…100 °C
精度
2.5 K
1.4 K
0.9 K
0.5 K
0.7 K
1.3 K
2.5 K
3.4 K

分解能
0.6 K
0.4 K
0.2 K
0.1 K
0.2 K
0.4 K
0.7 K
0.9 K

6 / 16
アーチバック㈱Climatix400 コントローラ POL42x.50/STD
CLM1120 V2_1

CB1Q3973en
08.03.2017

POL424.50/STD のみ

Ni1000 (TK5000) / Pt1000
センサー電流温度
精度
分解能

1.4 mA @ 0 °C
-48…150 °C±0.8 °C @ 25 °C±0.2 K @25 °C

参考接続図

ユニバーサル入力
X1, X2 (T2)

入力信号仕様設定
コモン

各点毎にソフトウェア設定
ターミナル ┴

NTC 10k (B25/85=3977 K)
仕様

POL422.50/STD のみ
温度計入力 (B1…B3) と同様

Ni1000 (TK5000) / Pt1000
仕様

POL424.50/STD のみ
温度計入力 (B1…B3) と同様

DC 0…10 V 電圧入力
分解能
精度
入力抵抗50 mV
100 mV
100 kΩ

デジタル入力
定格電圧/電流ON/OFF 抵抗値
パルス周波数無電圧接点入力
DC 24 V, 8 mA
Max. 200 Ω (closed)
Min. 50 kΩ (open)
Max. 20Hz.
.

7 / 16
アーチバック㈱Climatix400 コントローラ POL42x.50/STD
CLM1120 V2_1

CB1Q3973en
08.03.2017

参考接続図ユニバーサル出力
X3, X4 (T2), X5 (T3)

出力信号仕様設定
コモン

各点毎にソフトウェア設定
ターミナル ┴

DC 0…10 V 出力
分解能
精度
出力電流

30 mV
100 mV
Max. 1 mA.
.

参考接続図
デジタル出力出力電圧
出力電流

DC 24 V
Max. 25 mA

参考接続図

注

誘導負荷にはダイオードを取付けてください。

8 / 16
アーチバック㈱Climatix400 コントローラ POL42x.50/STD
CLM1120 V2_1

CB1Q3973en
08.03.2017

デジタル入力
X6, X7 (T3)
DI1, DI2 (T4)

デジタル入力定格
ON/OFF 抵抗値

無電圧接点入力
DC 24 V, 8 mA
Max. 200 Ω (closed)
Min. 50 kΩ (open)
Max. 20 Hz

パルス周波数

参考接続図

X8 (T3)センサー電源供給

参考接続図

入力信号仕様設定

以下の 2 種類よりソフトウェア設定

デジタル入力定格
ON/OFF 抵抗値
パルス周波数無電圧接点入力
DC 24 V, 8 mA
Max. 200 Ω (closed)
Min. 50 kΩ (open)
Max. 20 Hz

パルス入力
信号
電圧
最大速度
最小 ON/OFF 時間

オープンコレクタ
DC 24 V, Max. 8 mA
6000 RPM
500 µs

電圧/電流
コモン
保護回路

DC 5 V ±2.5%, 20 mA
DC 24 V (-25%, +10%), 40 mA
ターミナル ┴
短絡保護

参考接続図

9 / 16
アーチバック㈱Climatix400 コントローラ POL42x.50/STD
CLM1120 V2_1

CB1Q3973en
08.03.2017

有電圧デジタル入力
DL1 (T12)

デジタル入力電圧
周波数
入力電流
パルス周波数有電圧接点入力
AC 115…230 V (-15%, +10%)
45…65 Hz
3 mA @ AC 230 V
Max. 5 Hz

参考接続図
パルス出力
EEV (T13)
POL422.50/STD のみ

出力信号仕様設定
コネクタ
ステッピングパルス出力
モータ
接続
供給電圧
出力
ケーブル長

以下の 2 種類よりソフトウェア設定
B6B-XH-A, JST

単極ステッパモータ用
DC 12 V, Max. 2 x 375 mA
5/6 wires
DC 12 V (短絡保護)
4 チャンネル
10m 未満.
.

参考接続図
PWM 出力周波数
デューティサイクル
最大電流
供給電圧

1...60 Hz
0...100% (0.5%増減)
750 mA
12 V, Max. 750 mA (短絡保護)

参考接続図

注

チャンネル A のみ PWM 出力として使用可能

10 / 16
アーチバック㈱Climatix400 コントローラ POL42x.50/STD
CLM1120 V2_1.
.

CB1Q3973en
08.03.2017

インターフェース
プロセスバス
CE+, CE- (T6)

インターフェース
用途
接続端子
バス消費電流ケーブル

接続機器

KNX TP1 準拠（但し他の KNX デバイス接続不可）
リモート HMi,ルームユニット接続用
CE+, CE-（極性有り）
Max. 5 mA
シールド付ツイストペアケーブル 1P
KNX デバイス間 Max. 700 m
総延長距離 Max. 1000 m
ルームユニットの場合 POL822.60 最大 6 台
もしくは リモート HMi POL895.51×1 台+
ルームユニット POL822.60×1 台

参考接続図
RS-485 インターフェース
A+, B-, REF (T5)

電気的インターフェース
用途.
.
.

RS485（E1A-485）半二重（3 線式）
Modbus（RTU）もしくはBACnetMSTP（ソフトウェアで指定）

参考接続図
Modbus 仕様
・プロトコル・Modbus デバイス
・通信速度
・パリティビット・ストップビット・使用可能レジスタ
スレーブの場合マスターの場合・ケーブル
BACnet MSTP 仕様
・BACnet プロファイル
・BACnet デバイス
・通信速度
・ケーブル

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

RTU モード
マスター もしくは スレーブ
2400/4800/9600/19200/38400 bps
なし/奇数/偶数
1 or 2
Coil 1～2000, Status1～2000
Input1～2000, Holding1～2000,合計最大 2000 レジスタ
Coil, Status, Input, Holding の 1～9999
シールド付ツイストペアケーブル
1P+1 もしくは 2P

B-ASC
BACnet サーバ
9.6K /19.2K /38.4K /76.8K bit/s
38.4K 以上推奨
シールド付ツイストペアケーブル
1P+1 もしくは 2P
11 / 16

アーチバック㈱Climatix400 コントローラ POL42x.50/STD
CLM1120 V2_1

CB1Q3973en
08.03.2017

・使用可能オブジェクト.
.

12 / 16
アーチバック㈱Climatix400 コントローラ POL42x.50/STD
CLM1120 V2_1

CB1Q3973en
08.03.2017

ローカル HMi
インターフェース
(T-HI)

インターフェース
接続
用途
ケーブル
HMi 電源RS485
RJ45 , 8 ピン
ハンディ HMi 接続用, Modbus インターフェース
HMi POL895.51 はケーブル付
DC24 V max. 100 mA（コントローラより供給）

PC ツール用 USB ケーブル
インターフェース

POL0C2 接続コネクタ(RJ45)

Pin1

BSP LED

配線モード
アップデートモード
アプリケーションインストール未注

信号
USB device, D+USB device, DRS485, A+Ground
Select2
RS485, BSelect1DC24V（出力）アプリケーション停止
アプリケーション運転
システムソフトエラー
ハードウェアエラー

LED 状態
レッド/グリーン 点滅
イエロー 点滅（50 ms on / 1000 ms off）
イエロー 点灯
グリーン 点灯
レッド 点滅レッド 点灯単芯より線

0.5…2.5 mm²
0.5…1.5 mm²

リアルタイムクロック
バックアップSD カード

Pin8Pin12345678

Min. 4 時間

SD カード容量
データシステム本体右側面に取付
128 MB…2 GB
FAT16, FAT32

SD カード使用してソフトウェアアップデート中に電源オフしないでください。
SD カードのデータ消失およびコントローラ本体が正常に動作しなくなる場合があります。

13 / 16
アーチバック㈱Climatix400 コントローラ POL42x.50/STD
CLM1120 V2_1

CB1Q3973en
08.03.2017

技術データ

環境条件

保護構造
標準規格

動作時
温度

IEC 60721-3-3-40...70 °C-25…70 °C (プロセスバス)

湿度
空気圧輸送時
温度
湿度
空気圧
機械的状態
保護構造
絶縁クラス
製品安全性

90% r.h.未満 (結露しないこと)

Min. 700 hPa
IEC 60721-3-2-40...70 °C
95% r.h.未満 (結露しないこと)

Min. 260 hPa
IEC 60721-3-2 Class 2M2
IP 20 (EN 60529)
クラスⅡ
EN 60730-1
家庭用およびこれに類する用途の自動制御装置

一般仕様

アクセサリ(別売)

電磁両立性

住宅、商業、軽工業および工業環境

EU 適合(CE)RCM 適合CE1T3973xx
CB1T3909en_C1

UL 規格適合CSA 規格適合
環境両立性

UL916, UL873
CSA Class4812
環境宣言書(232370-T-1109_JP)に明記
RoHS, 材料, 梱包, 廃棄その他

外形寸法
質量
塗装色
ベース
ケース

180 x 110 x 75 mm
408 g

PC ツール用 1.5 m

POL 0C2.40/STDコネクタセット (ネジ)POL 042.25/STD

RAL 5014（ピジョンブルー）
RAL 7035（ライトグレー）

1 x Phoenix MVSTBW 2,5/2-ST OG
2 x Phoenix MVSTBW 2,5/2-ST GY7035
7 x Phoenix MVSTBW 2,5/3-ST GY7035
1 x Phoenix MVSTBW 2,5/4-ST GY7035
1 x Phoenix MVSTBW 2,5/5-ST GY7035
1 x Phoenix MVSTBW 2,5/8-ST GY7035
エンジニアリングの注意
本製品は、適切なキャビネットやパネルに組込んで使用してください。
・配線はノイズ発生源（電源やリレー配線,高周波ライン）の近傍に設置しないでください。
・本製品 SELV（Safety extra low-voltage，安全特別低電圧）で使用してください。
廃棄
本製品は、電子部品を含んでおりますので家庭ごみとあわせて捨てないようにしてください。
廃棄する場合は法規または条例に従ってください。

14 / 16
アーチバック㈱Climatix400 コントローラ POL42x.50/STD
CLM1120 V2_1

CB1Q3973en
08.03.2017

寸法 (mm)

POL 422.50/STD

POL 424.50/STD

15 / 16
アーチバック㈱Climatix400 コントローラ POL42x.50/STD
CLM1120 V2_1

CB1Q3973en
08.03.2017

本社 〒211-0012
神奈川県川崎市中原区中丸⼦ 174 番地 平山ファインテクノ 2 階
TEL: 044-455-9111（代）FAX: 044-455-1050
札幌営業所 〒003-0027
札幌市白石区本通 19 丁目北 1 番 86 号

アーチバック株式会社

URL: www.archvac.co.jp/

東テク北海道株式会社 本社ビル内
TEL: 011-799-1946 FAX: 011-799-1947

2023-03 版
記載内容はお断り無く変更する場合が有ります。

16 / 16
アーチバック㈱Climatix400 コントローラ POL42x.50/STD
CLM1120 V2_1

CB1Q3973en
08.03.2017