1909P01

圧力検出器
圧力検出器

DC0…10V 出力
DC4…20mA 出力

液体／ガス（蒸気）用




A6V10432494_a
2014-08-29

高精度の計測計測レンジ 0 ～ 60 bar 対応
電源 AC 24 V / DC 12...33 V または DC 7…33 V
出力 DC 0 ...10 V または DC 4…20 mA l
温度変化及び高温での計測安定性
導圧接続口：G1/2 外ネジ、M5 内ネジ
長期安定性によるメンテナンスフリー
高負荷抵抗
堅固なコンパクトデザイン

QBE2003-P…
QBE2103-P…

用途
QBE2003-P...、QBE2103-P...は、空調換気設備における液体、ガス及び蒸気の静圧および動圧の計測に使用します。特に冷温水配管、蒸気配管設備の圧力計測に最適です。
タイプ

型式

ストックNo

QBE2003-P1
QBE2003-P1.6
QBE2003-P2.5
QBE2003-P4
QBE2003-P6
QBE2003-P10
QBE2003-P16
QBE2003-P25
QBE2003-P40
QBE2003-P60
QBE2103-P1
QBE2103-P1.6
QBE2103-P2.5
QBE2103-P4
QBE2103-P6
QBE2103-P10
QBE2103-P16
QBE2103-P25
QBE2103-P40
QBE2103-P60

S55720-S290
S55720-S291
S55720-S292
S55720-S293
S55720-S294
S55720-S295
S55720-S296
S55720-S297
S55720-S298
S55720-S299
S55720-S300
S55720-S301
S55720-S302
S55720-S303
S55720-S304
S55720-S305
S55720-S306
S55720-S307
S55720-S308
S55720-S309

計測レンジ
0...1 bar
0...1.6 bar
0...2.5 bar
0...4 bar
0...6 bar
0...10 bar
0...16 bar
0...25 bar
0...40 bar
0...60 bar
0...1 bar
0...1.6 bar
0...2.5 bar
0...4 bar
0...6 bar
0...10 bar
0...16 bar
0...25 bar
0...40 bar
0...60 bar

0...100 kPa
0...160 kPa
0...250 kPa
0...400 kPa
0...600 kPa
0...1.0 MPa
0...1.6 MPa
0...2.5 MPa
0...4.0 MPa
0...6.0 MPa
0...100 kPa
0...160 kPa
0...250 kPa
0...400 kPa
0...600 kPa
0...1.0 MPa
0...1.6 MPa
0...2.5 MPa
0...4.0 MPa
0...6.0 MPa

出力0…10 V
0…10 V
0…10 V
0…10 V
0…10 V
0…10 V0…10 V
0…10 V
0…10 V
0…10 V
4…20 mA
4…20 mA
4…20 mA
4…20 mA
4…20 mA
4…20 mA
4…20 mA
4…20 mA
4…20 mA
4…20 mA

オーダ
オーダの際には、名称、型式及び個数を明記してください：
例：

名称
型式
圧力検出器
QBE2003-P1
アクセサリーが必要な場合、別途ご注文ください。

数1

アクセサリー
型式
AQB2004

ストック No(SSN)
S55720-S318

AQB2001

S55720-S116

名称データシートブラケット(リモート取付け用).
マウントキット（リモート取付け時使用）
銅管キャピラリー1 m 付属
導圧管接続 G ⅛" または G½" 外ネジ

A6V10434028
A6V10434028

計測原理
QBE2003-P... 、QBE2103-P...は、ピエゾ抵抗式圧力計測原理を採用した圧力検出器です。セラミックタイプのダイアフラム（厚膜ハイブリッド技術採用）で直接流体に接触し、流体の圧力をピエゾ抵抗変化として検出します。検出した圧力は、内部電子回路により DC0～10V または DC4～20mA のリニア信号に変換して出力します。

2/6アーチバック㈱圧力検出器 QBE2x03-P...

A6V10432494_a
2014-08-29

メカニカルデザイン
圧力検出器は以下で構成されます：•
配線用プラグコネクター： DIN EN 175301-803-A (プラグイン式)•
ピエゾ抵抗式計測エレメント（ステンレスケース内収納）•
導圧接続口： G ½" 外ネジ、M5 内ネジ （マウントキット AQB2001 使用）
部品を交換もしくは再調整などは出来ません。
取付けの注意圧力検出器は、サイズ G½"の外ネジを直接配管タッピングボスへ取り付け可能です。
また、別売のマウントキット（“アクセサリー”参照）を使用し、リモート取付けが可能です。
タッピング取出し部には必ず手動弁を設け、検出器のテスト、保守、交換が容易に行える様に考慮してください。
取扱説明書が圧力検出器と共に付属で出荷されますので、取付けの際には必ず参照してください。
導圧配管は、リークが無いように施工してください。

液配管の圧力検出

液体配管の圧力検出の際には、導圧取出し口は配管の側面または斜め下に設けてください。

ガス（蒸気）圧検出では、導圧取出し口は配管の上部に設け、凝縮水、結露水などが検出部に浸入しないようにしてください。
1909Z04

ガス配管の圧力検出

1909Z03

配管上部ではエア溜まり、また 下部から取出すと配管内のゴミを拾う可能性が有ります。

廃棄本体は電子、電気機器を含み一般ごみと一緒に廃棄することは出来ません。
各地域の条例等に従い正しく廃棄してください。

3/6
アーチバック㈱圧力検出器 QBE2x03-P...

A6V10432494_a
2014-08-29

テクニカルデータ
電源

供給電源

特別低電圧 (SELV, PELV 相当)

定格電圧 (QBE2003…)
消費電流

AC 24 V  1 5 % , 50...60 Hz または DC 12...33 V< 7 mA, < 0.5 VA

定格電圧(QBE2103…)
消費電流

DC 7…33 V<23 mA, < 0.7 VA

外部保護装置ヒューズまたはmax 10 A

ブレーカー max. 13 A
特性 B, C, D (EN 60898)相当
または過電流保護付き電源 max. 10 A
DC 0 ...10 V, 負荷抵抗 > 10 k, < 100 nF, 3 線式

出力 QBE2003…
出力 QBE2103…

電源電圧 – 7 V

DC 4…20 mA, 負荷抵抗 ≤Ω

0,02 A

2 線式
絶縁電圧

500V

短絡及び極性保護回路

有効 (全接続回路)

機能データ

計測レンジ

“タイプ”の項参照

計測精度
FS = フルスケール

直線性± 0.3 % FS
0.1 % FS
分解能
< ± 0.2 % FS/10 °C (-15…85°C)
温度応答< ± 0.25 % FS長期安定性 (IEC EN60770-1 準拠)
代表値:max. 0.5 % FS (直線性 + ヒステリシス + 再現性 + ゼロ点 + エンド値含む)

)

動的応答

レスポンス:< 2 ms, 代表値 1 ms
負荷変動: < 100 Hz

定格圧力

相対圧力 、"タイプ参照"

許容最大圧力/ 破壊圧力

レンジ最大値の 3 倍
0…1 ～ 0…4 bar レンジに適用(対大気圧：ゲージ圧)

レンジ最大値の 2.5 倍
0...6 ～ 0...60 bar レンジに適用
適合流体

中性、非腐食性の液体、ガス（蒸気）

流体温度

プロテクション

接続

 1 5 ... 1 2 5 °C

メンテナンス

フリー

取付け方向

選択可能

保護等級

IP 65 (EN 60 529)

絶縁クラス

III, EN 60730

配線

プラグコネクター DIN EN 175301-803-A,
ケーブル径 6-8 mm

導圧ポート

外ネジ G ½", 内ネジ M5温度
湿度

動作中 3 0 ... 85 °C
条件なし

製品スタンダードEN 61326-1

環境条件適合スタンダード保管中 5 0 ... 1 0 0 °C
条件なし

計測用電気機器、制御及びラボラトリー用、EMC 指令に基づく一般要求

材質

導圧部

ステンレス 1.4404 / AISI 316L

配線プラグコネクター

ポリアクリルアミド 50 % GF VO

流体接触部

適合指令

質量

圧力検出部
計測エレメント
シール部 tステンレス 1.4404 / AISI 316L
セラミック Al2O3 (96 %)FPM（フッ素ゴム）

EU 指令適合 (CE)

CE1T1907xx *)RCM 適合CE1T1909en_C1 *)

梱包込み

0,171 kg*) シーメンスサイトから資料のダウンロードが可能： http://siemens.com/bt/download.

4/6
アーチバック㈱圧力検出器 QBE2x03-P...

A6V10432494_a
2014-08-29

配線端子マーク（シーメンス）U( )QBE2003…

コネクター
端子番号.
2

説明
出力 DC 0...10 V(信号コモン： GNDに対して)

QBE2103…

M (0)

3

GND
電源、信号コモン

G (+)

1

電源
AC 24 V or DC 12...33 V

端子マーク（シーメンス）

コネクター
端子番号.

説明

( )

2

出力 DC 4...20 mA

G (+)

1

電源 DC 7...33 V

5/6
アーチバック㈱圧力検出器 QBE2x03-P...

A6V10432494_a
2014-08-29寸法 (mm)
QBE2003-P…
QBE2103-P…

本社 〒211-0012
神奈川県川崎市中原区中丸⼦ 174 番地 平山ファインテクノ 2 階
TEL: 044-455-9111（代）FAX: 044-455-1050
札幌営業所 〒003-0027
札幌市白石区本通 19 丁目北 1 番 86 号

アーチバック株式会社
URL: www.archvac.co.jp/

東テク北海道株式会社 本社ビル内
TEL: 011-799-1946 FAX: 011-799-1947

2020-07 版
記載内容はお断り無く変更する場合が有ります。

6/6
アーチバック㈱圧力検出器 QBE2x03-P...

A6V10432494_a
2014-08-29