AUTO MESSENGER

れんら君
UNCM-RP11/UNCM-RP11P1
ハードウェア取扱説明書
V-1.3

本製品を安全に正しくご使用いただくためにこの取扱説明書をよくお読みになり、内容を理解された上でご使用ください。
また本取扱説明書を大切に保管され保守、点検時にご活用ください。

ＮＫＥ株式会社
EUNCRP11-801D

取扱説明書変更履歴
バージョン日付

変更内容

EUNCRP11-801A（Ｖ－１．０）2006.02.01 ﾘﾘｰｽ初版

EUNCRP11-801B（Ｖ－１．１）

2006.04.20 標準品(UNCM-RP11)と特注品(UNCM-RP11P1)の取扱説明書を統合

EUNCRP11-801C（Ｖ－１．２）

2006.06.15 2-2-1 機能・電気的特性の出力電流値を変更

EUNCRP11-801D（Ｖ－１．３）2007.05.16 2-2-1 機能・電気的特性の消費電力値を変更
2-2-4 入力ｾﾝｻ、出力ﾗﾝﾌﾟ等の接続のｾﾝｻ等接続図を変更

ご注意本書の内容に関しましては将来予告なしに変更することがあります。
本書の一部または全部を無断で転載することは禁止されています。
本書の内容に関しまして誤りや記載もれなどお気付きの点がございましたら、お手数ですが弊社までお知らせください。

2/22

はじめにこのたびは本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
正しくご使用いただくためにこの取扱説明書をよくお読みください。

安全にまた正しくお使いいただくために！

注意

本製品は必ず仕様範囲内でお使いください。
配線作業を行うときは必ず電源を切ってください。
本製品標準型である端子台型と接続する電源はDC24V安定化電源をご使用ください。
LAN伝送ﾗｲﾝや入出力ﾗｲﾝは高圧線や動力線と離してご使用ください。
誤配線はﾄﾗﾌﾞﾙの原因となります。接続用端子の信号表示にあわせて接続してください。
静電気や衝撃などに十分注意してお取り扱いください。
本製品は宇宙、航空、医療、原子力、運輸、交通、各種安全装置など人命、事故にかかわる特別な品質、信頼性等が要求される用途でご使用にならないでください｡

3/22

保証について本製品の保証は日本国内で使用する場合に限ります。
保証期間
納入品の保証期間はご注文主のご指定場所に納入後１ヶ年とします。
保証範囲
上記保証期間中に本取扱説明書に従った製品使用範囲内の正常な使用状態で故障を生じた場合は、その機器の故障部分の交換または修理を無償で行います。
ただし、次に該当する場合はこの保証の範囲から除外させていただきます。
(1) お客様の不適当な取り扱い、ならびに使用による場合。
(2) 故障の原因がお客様の事由による場合。
(3) お客様の改造または修理による場合。
(4) その他、天災、災害等で納入者の責にあらざる場合。
ここでいう保証は納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害はご容赦いただきます。

有償修理
保証期間後の調査及び修理は全て有償となります。また保証期間中においても、上記保証範囲外の理由による故障の修理及び故障の原因調査（保証範囲の場合を除く）は有償にてお受け致します。修理に関するご依頼はお買い上げの販売店にお申しつけください。
部品のご注文、お問い合わせ
製品の故障、部品のご注文、その他お問い合わせの節は、次の事項をお買い上げの販売店まで詳
しくご連絡ください。
(1) 型式(2) 製造ロット番号(3) 不具合の内容、配線図等

4/22

目次
取扱説明書変更履歴..............................................................................................................................21 仕様概要 ............................................................................................................................................62 ハードウェア

概要 ..........................................................................................................................62-1 システム

接続図 ........................................................................................................................62-2 ハードウェア

諸元.....................................................................................................................72-2-1

機能、電気的特性.................................................................................................................72-2-2

各部名称と外形寸法 .............................................................................................................92-2-3

れんら君の接続 ..................................................................................................................102-2-4

入力ｾﾝｻ、出力ﾗﾝﾌﾟ等の接続 ..............................................................................................112-2-5LED 表示............................................................................................................................122-2-6

設定ｽｲｯﾁ .............................................................................................................................133 設定 .................................................................................................................................................143-1 設定準備 .....................................................................................................................................143-2 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ設定項目 ........................................................................................................................143-3 入出力設定項目 ..........................................................................................................................153-4 ﾒｰﾙ設定 .......................................................................................................................................153-5 設定内容の初期化 ......................................................................................................................163-6 本製品の工場出荷時ﾃﾞﾌｫﾙﾄ設定値 .............................................................................................164 入力要因の仕様 ...............................................................................................................................17
4-1 入力ｼｰｹﾝｽについて.....................................................................................................................17
4-2 入力ｴｯｼﾞ極性について ...............................................................................................................18
5 れんら君の動作状態 ........................................................................................................................19
6 れんら君型式一覧............................................................................................................................20
7 ﾄﾗﾌﾞﾙｼｭｰﾃｨﾝｸﾞ .................................................................................................................................21

5/22

1 仕様概要
・多忙なあなたの代わりに 24 時間大切なものをﾓﾆﾀするﾕﾆｯﾄです｡
・あらかじめ設定されたﾒｯｾｰｼﾞを発生したｲﾍﾞﾝﾄ（ｾﾝｻ検知等）により自動的にﾒｰﾙ送信します
ので、万が一、異常が発生すれば、あなたの元へ設定されたﾒｯｾｰｼﾞが届きます｡
・既存の設備に取り付けることによって、設備のﾒﾝﾃﾅﾝｽ時期、異常などを自動送信しますので保守性を大幅に向上します｡また､簡易防犯等のｼｽﾃﾑ構築にも容易に活用できます｡
・UNCM-RP11P1 はﾊﾟﾅｿﾆｯｸｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ(株)のﾃﾞｼﾞﾀﾙｼｽﾃﾑｺｰﾄﾞﾚｽ J-3000e のｸｲｯｸﾒｰﾙｼｽﾃﾑに対応しています｡

2 ハードウェア

概要

2-1 システム 接続図

ADSLﾙｰﾀｰ
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続機 FTTHﾙｰﾀｰ
ﾀﾞｲﾔﾙｱｯﾌﾟﾙｰﾀｰ
等

LAN

無線LANｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ
WLA-G54C(Buffalo)
等

本製品
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

無線LAN変換ｺﾝﾊﾞｰﾀ
WLI-TX1-G54(Buffalo)
等

LAN

本製品

図 2-1

システム

接続図

本製品は有線 LAN に接続します｡
本製品をｲﾝﾀｰﾈｯﾄに接続するためにはﾙｰﾀｰ等ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続機器が別途必要になります｡
ﾒｰﾙ機能をご利用になるためにはﾒｰﾙ送受信用のﾒｰﾙｱｶｳﾝﾄが別途必要になります｡

6/22

2-2 ハードウェア 諸元

2-2-1

機能、電気的特性

使 用 周 囲 温 度 0℃～+55℃
保存

温度 -20℃～+70℃

使用

湿度 35％～85％RH（結露なきこと）

雰

囲

気 腐食性ガスや可燃性ガスのなきこと

電源

電

圧 DC24V±15％（安定化電源）

消費電

力 最大3.7W（負荷消費電流を含まず）

重量 約110g

端子台電流通過容量最大3A

耐ノイズ 電源端子±2kV

伝送線±1kV（IEC61000-4-4 Level 3）

耐静電

気 接触/4kV (IEC61000-4-2 Level 2)
気中/8kV (IEC61000-4-2 Level 3)

絶縁

抵

抗 外部端子と外箱間20MΩ以上
AC1000V

耐

電圧 外部端子と外箱間

耐振

動 10～55Hz複振幅0.5mm (JIS C0040準拠)

耐衝

撃 100m/s2

接1分間(JIS C0041準拠)

地 D種接地（旧 第3種接地）E t h e r n e t 規 格 IEEE802.3/IEEE802.3u準拠
デ ー タ 転 送 速 度 10Mbps/100Mbps自動認識
E t h e r n e t ｲ ﾝ ﾀ ｰ ﾌ ｪ ｲ ｽ RJ45ｺﾈｸﾀ(10BASE-T,100BASE-TX)
通信

方式 Full/Half Duplex(自動切替)

ポート

数 1ﾎﾟｰﾄ

ケ ー ブ ル サ ポ ー ト 10BASE-T
100BASE-TX

UTPまたはSTPｹｰﾌﾞﾙ

ｶﾃｺﾞﾘ3,4または5

UTPまたはSTPｹｰﾌﾞﾙ

ｶﾃｺﾞﾘ5(E)7/22（最長100m）（最長100m）

入出力回路
入力電流 2.5mA以上

入 力 ｽ ｷ ｬ ﾝ ﾀ ｲ ﾑ 約250ms
入力回路
24V

IN
6.8kΩ
内部回路

内部ｸﾞﾗﾝﾄﾞ

出力

電入力回路

流 100mA以下

最 大 負 荷 消 費 電 流 出力8点合計で、3A以下
出力

回路
OUT

内部
回路

短絡保護回路0V

R E A D Y ﾘ ﾚ ｰ 接 点 開 閉 容 量 2A - DC30V / 0.5A - DC110V / 0.5A - AC125V / 0.3A - AC220VR E A D Y ﾘ ﾚ ｰ 接 点
出力回路

Xc
Xa
出力回路

8/22

2-2-2

各部名称と外形寸法

設定ｽｲｯﾁ
RJ45ｺﾈｸﾀ
ﾛｯﾄｼｰﾙ

端子台配列(83) 35mmDINﾚｰﾙ取付時

負荷用電源24V 0V

LG 24VA 0V(79) 直接取付時
MACｱﾄﾞﾚｽ

使用ｺﾈｸﾀ[本体側]
XG4A-4031(ｵﾑﾛﾝ)[ｹｰﾌﾞﾙ側]
XG4M-4030等

READYﾘﾚｰ接点

35mmDINﾚｰﾙ
STAT LEDPWR LED

図 2-2-2-1(44.4)

MILｺﾈｸﾀﾋﾟﾝ配列

IN0 IN1
IN2 IN3
IN4 IN5
IN6 IN7NC
NCNC
NC
OUT0 OUT1OUT2 OUT3OUT4 OUT5OUT6 OUT70V
0V
0V
0V
0V
0V
0V
0V
0V
0V
24VA 24VA
24VA 24VA
24VA 24VA
24VA 24VA
Xc
Xa

端子台（単位mm）

れんら君

各部名称と外形寸法図

9/22

2-2-3

れんら君の接続

れんら君を図のように接続してください｡

図 2-2-3-1

れんら君

接続図

＊READYﾘﾚｰ接点はれんら君の CPU が正常動作時に閉となります｡＊端子台の LG は 24V と 0V の中性点です。ﾉｲｽﾞの影響が心配される場合はｱｰｽに接続してください。
＊端子台の端子仕様は次の様になります｡

より線または圧着端子

圧着端子を使用されねじ

M3るときは M3 用の右図

締付ﾄﾙｸ(N･m)0.2～0.4の寸法のものを使用

適 用 電 線

0.3～1.25 ㎜2 、[AWG22～16]してください。

6.0mm
max.

結線方法

6.0mm
max.

圧着端子端子仕様

本製品は単独でｲﾝﾀｰﾈｯﾄに接続できません。携帯電話等にﾒｰﾙを送信するためにはｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続機器を別途ご用意ください｡

10/22

2-2-4

入力ｾﾝｻ、出力ﾗﾝﾌﾟ等の接続＜注意＞本製品には、ｹｰﾌﾞﾙ側のｺﾈｸﾀは付属していません。お客様の方でご用意ください。
型式

UNCM-RP11 / UNCM-RP11P1

れんら君側ｺﾈｸﾀ

XG4A-4031(ｵﾑﾛﾝ)

ｹｰﾌﾞﾙ側ｺﾈｸﾀ（お客様手配品）

XG4M-4030 等(ｵﾑﾛﾝ)●入力端子について入力端子にはｾﾝｻやｽｲｯﾁ等を接続します｡

ｾﾝｻは残電圧が 6V 以下のものをご使用ください｡

ｾﾝｻ等接続図●出力端子について出力端子にはﾗﾝﾌﾟやﾘﾚｰ、ｿﾚﾉｲﾄﾞ等を接続します｡
出力回路には短絡保護回路が内蔵されています｡

ﾗﾝﾌﾟ等接続図●READYﾘﾚｰ接点について
READYﾘﾚｰ接点の出力部はﾄﾞﾗｲ接点になっています。接点状態は、れんら君が正常動作状態のとき「閉」、電源 OFF やれんら君が異常のとき「開」です。

11/22

2-2-5

LED 表示

本製品正面の LED
ＬＥＤ

発光色、状態

意味

PWR

LED

緑点灯

正常

READY 接点

閉

PWR

LED

赤点灯

電源立ち上げ時

READY 接点開

CPU 異常/ﾊｰﾄﾞｳｪｱ異常
赤点滅

通信異常(設定異常)/CPU 異常

STAT

LED

消灯

状態非監視

STAT

LED

緑点灯

状態監視中

STAT

LED

緑早い点滅

STAT

LED

緑緩やかな点滅

電子ﾒｰﾙ送信中（電子ﾒｰﾙが登録済の時）
設定ﾓｰﾄﾞREADY 接点

RJ45 コネクタ部 LED
LED（左）

LED（右）

OFF意味

Ethernet 接続なし

橙点灯

10BASE-T 接続

緑点灯

100BASE-T 接続
OFF通信無し

橙点滅

Half Duplex 通信中（通信発生時のみ点灯）

緑点滅

Full Duplex 通信中（通信発生時のみ点灯）＜注意＞ﾒｰﾙ送信のｴﾗｰ情報は、れんら君設定ｿﾌﾄで確認することができます｡（ﾂｰﾙﾊﾞｰの通信ﾒﾆｭｰ → ｽﾃｰﾀｽ で確認してください｡）

12/22

開

2-2-6

設定ｽｲｯﾁ

本製品は電源投入時、状態監視中設定で起動します（れんら君の状態については「4 れんら君の動作状態」を参照ください）。起動後、本製品背面の設定ｽｲｯﾁを押すことにより状態監視中および状態非監視の状態変更ができます。正常動作中に設定ｽｲｯﾁを約 2 秒押せば状態が変更されます。
状態非監視の時は、ｺﾈｸﾀ端子入力機能は OFF、出力は初期設定では OFF（ｸﾘｱ）です。設定により、出力動作を保持させることもできます｡
また、本製品の設定を変更するためには設定ﾓｰﾄﾞに起動状態を変更する必要があります。
専用ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｿﾌﾄを使って設定変更するときは、自動的にれんら君は設定ﾓｰﾄﾞに起動状態を変更されます（ﾃﾞﾌｫﾙﾄ設定）。
専用ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｿﾌﾄで自動設定ﾓｰﾄﾞを禁止しているときは、れんら君を設定ﾓｰﾄﾞに起動状態を変えるために手動による操作が必要になります。
手動で設定ﾓｰﾄﾞに移行する時も設定ｽｲｯﾁを使用します。
電源投入直後より約 10 秒設定ｽｲｯﾁを押し続けることで STAT LED が点滅し設定ﾓｰﾄﾞで本製品が起動します。本製品専用のれんら君設定ｿﾌﾄを用いて設定を変更してください。

13/22

3 設定
本製品の設定には専用ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｿﾌﾄを使用します｡
このｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｿﾌﾄの設定画面に入り一覧に表示される各項目を設定します｡
3-1 設定準備

本製品の設定内容を変更するためには設定ﾓｰﾄﾞにする必要があります。
（自動設定ﾓｰﾄﾞについての詳細は、設定ｿﾌﾄ取扱説明書を確認ください。）
設定ﾓｰﾄﾞへの移行は次のようになります。
｢1｣自動設定ﾓｰﾄﾞの場合（ﾃﾞﾌｫﾙﾄ設定）
設定内容変更時、自動で設定ﾓｰﾄﾞへ移行します。
｢2｣自動設定ﾓｰﾄﾞ禁止設定のとき①設定ｽｲｯﾁを押しながら電源を再投入する。
②PWR LED が赤から緑点灯し STAT LED が緑点滅を始めたら、設定ｽｲｯﾁを押すのを止める。
これで設定ﾓｰﾄﾞになり起動します。
ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｿﾌﾄ取扱説明書を参考に設定してください。
なお、設定ｽｲｯﾁを押すのにｼｬｰﾌﾟﾍﾟﾝｼﾙの先やｸﾘｯﾌﾟなど先の細い物をご利用ください。
3-2 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ設定項目

本製品はｲﾝﾀｰﾈｯﾄ設定をすることでﾒｰﾙの送受信が行えるようになります｡設定項目は次のようになります｡＜ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ設定項目＞
ﾒｰﾙｱｶｳﾝﾄ名、ﾒｰﾙﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ、受信ﾒｰﾙｻｰﾊﾞｰ（POP3）、送信ﾒｰﾙｻｰﾊﾞｰ（SMTP）、ﾌﾟﾗｲﾏﾘDNSｻｰﾊﾞｰ、ｾｶﾝﾀﾞﾘDNSｻｰﾊﾞｰ、ｻﾌﾞﾈｯﾄﾏｽｸ、ﾃﾞﾌｫﾙﾄｹﾞｰﾄｳｪｲ、IPｱﾄﾞﾚｽ（設定ｱﾄﾞﾚｽ）、ﾛｸﾞｲﾝﾕｰｻﾞｰ名、ﾛｸﾞｲﾝﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ

注）本製品をｲﾝﾀｰﾈｯﾄに接続するためには、別途ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｱｸｾｽﾙｰﾀｰが必要になります｡

14/22

3-3 入出力設定項目

本製品は入出力設定をすることで、発生したｲﾍﾞﾝﾄ（ｾﾝｻ検知等）に応じて自動的にﾒｰﾙを送信します｡設定した入力要因を満たせば、その時の状況に応じて設定されたﾒｰﾙを送信します｡入力要
因は、入力のｴｯｼﾞ極性および入力時間となります｡入力は 8 点装備しており、それぞれ独立して設定できます｡出力は 8 点で、いずれかの入力が入力要因を満たせば出力を発生させます。また、本製品がｺﾏﾝﾄﾞﾒｰﾙを受けとった場合も出力を発生させます｡
入力要因は入力端子 1 つにつき[注意ﾒｰﾙ]、[警報ﾒｰﾙ]、[復帰ﾒｰﾙ]の 3 つを登録できます｡また [注意ﾒｰﾙ]、[警報ﾒｰﾙ]、[復帰ﾒｰﾙ]それぞれに 6 通までﾒｰﾙを登録することができますので登録ﾒｰﾙ数は1 入力あたり最大 18 通になります。
登録ﾒｰﾙｻｲｽﾞ総容量 ：ﾒｰﾙ合計で 384KB 未満
ただし、ﾒｰﾙｻｲｽﾞはﾒｰﾙ用のﾃﾞｰﾀに変換された後のｻｲｽﾞになります｡
これはﾒｰﾙｿﾌﾄでお作りになるﾒｰﾙよりおよそ 1.2 倍の大きさになります｡
3-4 ﾒｰﾙ設定

入力要因が満たされた時、その時の状況に応じて設定されたﾒｰﾙを送信させることができます｡
そして、入力要因 1 つに対しﾒｰﾙを最大 6 通登録することができます｡
送信ﾒｰﾙは送信先に応じて個別に登録できます｡
設定内容＜入出力設定項目＞
入力条件（入力のｴｯｼﾞ極性および入力時間）、出力 ON 時間＜送信ﾒｰﾙ設定＞
送信先、送信元、件名、本文
入力要因は 3 種類ありますので端子入力 1 つにつき合計 18 通のﾒｰﾙが登録できます｡（端子入力 8 つなので合計 144 通のﾒｰﾙが登録できます｡）
ﾒｰﾙのﾀｲﾑｽﾀﾝﾌﾟは送信ﾒｰﾙがﾒｰﾙｻｰﾊﾞに受信された時間になります｡

15/22

3-5 設定内容の初期化

本製品に登録された設定内容を初期化（工場出荷状態）することができます。
初期化の方法は次のようになります。
①設定ﾓｰﾄﾞに移行する。（設定ﾓｰﾄﾞに移行すれば設定ｽｲｯﾁを押すことを一旦止める）②設定ｽｲｯﾁを再度押す。
③約 5 秒間押していれば設定内容が初期化され本製品は自動的に再起動します。
設定内容の初期化のために、れんら君を設定ﾓｰﾄﾞに移行するには手動による操作が必要になります（設定ｿﾌﾄが自動設定ﾓｰﾄﾞになっていても手動による操作を行います）。
設定ﾓｰﾄﾞに移行する時も設定ｽｲｯﾁを使用します。本製品背面の設定ｽｲｯﾁを、電源投入直後より約 10 秒間押し続けることで STAT LED が点滅し設定ﾓｰﾄﾞで本製品が起動します。
3-6 本製品の工場出荷時ﾃﾞﾌｫﾙﾄ設定値

ﾈｯﾄﾜｰｸ関連
IPｱﾄﾞﾚｽ

192.168.0.251

SMTP 認証ﾀｲﾌﾟ

認証無し

ｻﾌﾞﾈｯﾄﾏｽｸ

255.255.255.0

POP3ｻｰﾊﾞｰ

空白

ﾃﾞﾌｫﾙﾄｹﾞｰﾄｳｪｲ

0.0.0.0POP3ﾎﾟｰﾄ

110

ﾌﾟﾗｲﾏﾘDNSｱﾄﾞﾚｽ

0.0.0.0

ﾒｰﾙｱｶｳﾝﾄ空白ｾｶﾝﾀﾞﾘDNSｱﾄﾞﾚｽ

0.0.0.0

ﾒｰﾙﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ

空白

SMTPｻｰﾊﾞｰ

空白

rootﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ

root

SMTPﾎﾟｰﾄ

25(ｸﾗｽC)

入力要因関連入力極性ｴｯｼﾞ

LOW （立下りｴｯｼﾞ）

検出禁止時間注意判定時間

設定しない

注意出力時間警報判定時間警報出力時間

復帰判定時間復帰出力時間

16/22

4 入力要因の仕様
入力要因は、１つの入力に対して 3 つまで設定できます｡入力要因は、ｴｯｼﾞ極性および入力時間で設定します｡入力ｴｯｼﾞ極性は立ち上がりｴｯｼﾞ入力（NC：ﾉｰﾏﾙｸﾛｰｽﾞ）および立ち下りｴｯｼﾞ入力（NO：ﾉｰﾏﾙｵｰﾌﾟﾝ）があり、入力時間は、0 秒～約 3 日間までの範囲で設定できます｡
4-1 入力ｼｰｹﾝｽについて

入力要因について、入力開始判定時に出力を発生する場合（注意入力）と、入力が起こりなお継
続して入力している時に出力を発生する場合（警報入力）、入力終了判定時に出力を発生する場合（復帰入力）の 3 条件があります。入力ｼｰｹﾝｽ例を下図に示します｡
入力立ち上がりｴｯｼﾞ極性時のｼｰｹﾝｽ

入力立ち下りｴｯｼﾞ極性時のｼｰｹﾝｽ
端子電圧18V以上

入力

端子電圧18V以上

入力6V以下6V以下

t1

出力t2t4t1：注意判定時間

t1t3t5出力t6t2：警報判定時間

t4t3：復帰判定時間
図 4-1t2t3t5t6

t4-6：出力時間

入力ｼｰｹﾝｽ図

入力要因の設定項目は入力のｴｯｼﾞ極性および入力時間になり、入力のｽｷｬﾝﾀｲﾑは 250ms 毎になります｡設定時間を過ぎたとき、そのﾀｲﾐﾝｸﾞで設定されたﾒｰﾙを送信します｡ﾒｰﾙは 1 つの要因につき6 件まで設定できます。入力要因は 3 種類ありますので端子入力 1 つにつき合計 18 通のﾒｰﾙが登録できます｡なお、入力が復帰後すぐにその端子に入力が入っても入力を受け付けないように入力のﾁｬﾀﾘﾝｸﾞ防止として検出禁止時間を設定できます｡入力要因で設定できる項目は次のようになります。
○入力ｴｯｼﾞ極性：立ち上がりｴｯｼﾞ（NC：ﾉｰﾏﾙｸﾛｰｽﾞ）または立ち下がりｴｯｼﾞ（NO：ﾉｰﾏﾙｵｰﾌﾟﾝ）○検出時間 t1～t3、検出禁止時間：範囲 0～68 時間（2 日 20 時間）
0.1 秒～59.9 秒

1 分～59 分 59 秒

1 時間 00 分～23 時間 59 分

1 日 00 時間～2 日 20 時間

最小設定単位

0.1 秒

1秒

1分

1 時間

検出設定時間0.1 秒～40.9 秒

設定範囲

待ち時間なし検出時間精度+10ﾐﾘ秒／-0 秒

41.0 秒～6 分 49 秒

6 分 50 秒～1 時間 8 分

1 時間 9 分～2 日 20 時間+100ﾐﾘ秒／-0 秒+1 秒／-0 秒+1 分／-0 分＜注意＞
入力時間精度は入力設定時間によって規定されます。入力設定範囲では規定されないので注意してください。
入力ｽｷｬﾝﾀｲﾑが 250ms なので入力設定時間は厳密には「設定時間＋250ﾐﾘ秒」になります。

17/22

○出力時間 t4～t6：範囲 0.1 秒～1 時間 8 分
0.1 秒～59.9 秒

1 分～59 分 59 秒

1 時間 00 分～1 時間 8 分

最小設定単位

0.1 秒

1秒

1分

出力設定時間0.1 秒～40.9 秒

設定範囲

出力時間精度

警報解除まで+10ﾐﾘ秒／-0 秒

41.0 秒～6 分 49 秒

6 分 50 秒～1 時間 8 分+100ﾐﾘ秒／-0 秒+1 秒／-0 秒＜注意＞
警報解除までとは、れんら君が注意入力、または警報入力を検出してから、復帰入力が検出（入力 OFF が確定）されるまでのことで、この間は設定された出力が ON します。
出力時間精度は出力設定時間によって規定されます。出力設定範囲では規定されないので注意してください。
○登録ﾒｰﾙ数：[注意ﾒｰﾙ]、[警報ﾒｰﾙ]、[復帰ﾒｰﾙ]それぞれに 6 通まで
注）8 つの端子入力はそれぞれ独立した設定です｡それらを組み合わせた設定はできません。
4-2 入力ｴｯｼﾞ極性について本製品の入力は立ち上がりｴｯｼﾞ（NC：ﾉｰﾏﾙｸﾛｰｽﾞ）または立ち下がりｴｯｼﾞ（NO：ﾉｰﾏﾙｵｰﾌﾟﾝ）のどちらかを選ぶことができます｡
工場出荷時は立下りｴｯｼﾞ（NO：ﾉｰﾏﾙｵｰﾌﾟﾝ）になっています。
立ち下がりｴｯｼﾞ（NO：ﾉｰﾏﾙｵｰﾌﾟﾝ）
入力電流が 2.5mA 以上（端子電圧が 6V 以下）になったとき、立ち下がりｴｯｼﾞ入力が入ったとみなします。
立ち上がりｴｯｼﾞ（NC：ﾉｰﾏﾙｸﾛｰｽﾞ）
通常で入力電流が 2.5mA 以上（端子電圧が 6V 以下）であり、入力が OFF になり入力電流が1mA 以下（端子電圧が 18V 以上）になったときに立ち上がりｴｯｼﾞ入力が入ったとみなします｡

18/22

5 れんら君の動作状態
れんら君は監視中および非監視の 2 つの状態があります。状態監視中の時は端子入力の状態に応じて設定された動作を行い、状態非監視の時は端子入力機能は OFF になります｡そして、状態監
視中の場合は各入力端子毎に通常ﾓｰﾄﾞと注意ﾓｰﾄﾞ、警報ﾓｰﾄﾞ、不感ﾓｰﾄﾞがあり、それぞれの入力条件によりそれぞれの状態を遷移しています｡れんら君の状態遷移図は次のようになります｡
状態非監視

状態監視中

状態監視中
④

通常ﾓｰﾄﾞ
⑦①

不感ﾓｰﾄﾞ

③ t3時間経過（検出禁止時間設定時）④ 検出禁止時間経過⑥⑤

注意ﾓｰﾄﾞ

① t1時間経過② t2時間経過③②⑤ t2時間経過前にt3時間経過（検出禁止時間未設定時）⑥ t2時間経過前にt3時間経過（検出禁止時間設定時）

警報ﾓｰﾄﾞ

⑦ t2時間経過後にt3時間経過（検出禁止時間未設定時）（t1、t2、t3時間については「図4-1 入力ｼｰｹﾝｽ図」参照）

図 5-1

状態遷移図

通常ﾓｰﾄﾞ
れんら君が入力接点の監視をしている状態です｡
注意ﾓｰﾄﾞ
端子入力が入った状態です｡設定された時間継続して入力が入っていれば ON（注意入力）とみなし、設定されたﾒｰﾙを発報し、接点出力を行います｡
警報ﾓｰﾄﾞ
端子入力が注意ﾓｰﾄﾞを超えて継続入力されている状態です｡設定された時間継続して入力が入っていれば ON（警報入力）とみなし、設定されたﾒｰﾙを発報し、接点出力を行います｡
不感ﾓｰﾄﾞ
端子入力が OFF（復帰入力）になっても環境により入力ﾁｬﾀﾘﾝｸﾞが起こればすぐに注意ﾓｰﾄﾞになる恐れがあります｡このように、入力が OFF からすぐに ON になるような検出を禁止したい時に不感ﾓｰﾄﾞの設定を行います｡検出禁止時間を設定すれば、その時間は不感ﾓｰﾄﾞから他の状態には遷移しないので入力ﾁｬﾀﾘﾝｸﾞの除去が行えます｡＜注意＞○状態監視中の各ﾓｰﾄﾞのいずれの状態を遷移していても、設定ｽｲｯﾁを押せば状態非監視に状態を変更できます｡非監視の時の出力動作は初期設定ではｸﾘｱになります｡設定により、出力動作を保持させることもできます｡○各端子入力のﾓｰﾄﾞ設定時間（入力時間）は独立設定です｡○一旦、端子入力が入っても所定時間経過した後に注意ﾓｰﾄﾞまたは警報ﾓｰﾄﾞに遷移しない限り、復帰入力条件は成立しないため、入力は必ず設定時間以上継続して行われなければなりません。
19/22

6 れんら君型式一覧

型式

特徴

UNCM-RP11

標準品です｡MILｺﾈｸﾀﾀｲﾌﾟで、ｺﾈｸﾀはｵﾑﾛﾝ製です。

UNCM-RP11P1

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ(株)のﾃﾞｼﾞﾀﾙｼｽﾃﾑｺｰﾄﾞﾚｽ
J-3000e のｸｲｯｸﾒｰﾙｼｽﾃﾑに対応しています｡
MILｺﾈｸﾀﾀｲﾌﾟで、ｺﾈｸﾀはｵﾑﾛﾝ製です。

20/22

7 ﾄﾗﾌﾞﾙｼｭｰﾃｨﾝｸﾞ
まず次のことを確認してください。
(1) 本製品のPWR LEDが点灯していること。
(2) 本製品に接続されている電源電圧が20.4～27.6Vの範囲にあること。
(3) 本製品に接続されている負荷用電源電圧が20.4～27.6Vの範囲にあること。
(4) 配線、接続が確実であること。
(5) IPｱﾄﾞﾚｽ設定が正確であること、重複していないこと。
以下の症状別ﾁｪｯｸﾘｽﾄを点検後、不具合を修正し本製品を再起動してください。
症状別ﾁｪｯｸﾘｽﾄ
症状ﾁｪｯｸ項目

LANｺﾈｸﾀのLEDが消灯したまま変 • LANｹｰﾌﾞﾙが正しく接続されているか。
• 電源が投入されているか。
化しない。
PWR LEDが消灯したまま変化しない。
10BASE LED,100BASE LEDが点灯 • 本製品のIPｱﾄﾞﾚｽと同じｱﾄﾞﾚｽを持っている機器が同じﾈｯﾄﾜｰｸまたは点滅しているが、PWR LED内に接続されていないか。
• LANｹｰﾌﾞﾙが正しく配線されているか。
が赤点滅している。
• 電源ｹｰﾌﾞﾙ、電源が正しく配線,設定されているか。
周囲にﾉｲｽﾞを発生させる機器がある場合は、HUBや通信ｹｰﾌﾞﾙにﾉｲｽﾞ対策を行ってください。
ｾﾝｻ信号を入力しているがﾒｰﾙが送信されない。

• STAT LEDが緑点灯していないか。
• LANｹｰﾌﾞﾙが正しく配線されているか。
• 電源ｹｰﾌﾞﾙ、電源が正しく配線,設定されているか。
• ﾒｰﾙ設定やﾈｯﾄﾜｰｸ設定が正しいか。

LED表示は正しいが、ﾊﾟｿｺﾝかられんら君が確認できない。

• ﾌｧｲﾔｳｫｰﾙｿﾌﾄがれんら君との接続を禁じていないか。
• 本製品のIPｱﾄﾞﾚｽと同じｱﾄﾞﾚｽを持っている機器が同じﾈｯﾄﾜｰｸ内に接続されていないか。
• pingｺﾏﾝﾄﾞでれんら君のIPｱﾄﾞﾚｽを確認できないか。
pingｺﾏﾝﾄﾞでれんら君のIPｱﾄﾞﾚｽを確認できないときは、ﾌｧｲﾔｳｫｰﾙｿﾌﾄや、ｻﾌﾞﾈｯﾄﾏｽｸの設定、IPｱﾄﾞﾚｽのﾈｯﾄﾜｰｸ部の不一致などが考えられます。
• LANｹｰﾌﾞﾙが正しく配線されているか。
• 電源ｹｰﾌﾞﾙ、電源が正しく配線,設定されているか。
周囲にﾉｲｽﾞを発生させる機器がある場合は、HUBや通信ｹｰﾌﾞﾙにﾉｲｽﾞ対策を行ってください。

21/22

ＮＫＥ株式会社
本社

場 〒617-0828 京都府長岡京市馬場図所27

TEL 075-955-0071 (代) FAX 075-955-1063

東 京 営 業 所 〒110-0016 東京都台東区台東2丁目12-2(不二DICビル)

TEL 03-3833-5330 (代) FAX 03-3833-5350

名 古 屋 営 業 所 〒460-0026 名古屋市中区伊勢山2丁目13-22(ITOHビル)

TEL 052-322-3481 (代) FAX 052-322-3483

大 阪 営 業 所 〒550-0013 大阪市西区新町1丁目2-13(新町ビル)

TEL 06-6538-7136 (代) FAX 06-6538-7138

京 都 営 業 所 〒612-8487 京都市伏見区羽束師菱川町336-1

TEL 075-924-3293 (代) FAX 075-924-3290

伏TEL 075-931-2731 (代) FAX 075-934-8746

見工

工場 〒612-8487 京都市伏見区羽束師菱川町336-1©２００７ ＮＫＥ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ
22/22