パワーモニター（全量買取専用） 型式：PPM R3J-0B5

施工・保守マニュアル（全量買取専用）
この施工・保守マニュアルは、パワーモニターの施工と保守方法について、工事店様向けに説明しています。
施工されるときは、本書と取扱説明書をよくお読みいただき正しくお取扱いください。

POWER MONITOR

本機は、夜中 3 時ごろにリセットのため、画面が点灯します。
寝室などに取り付けると真夜中に画面が光るため、クレームなる場合があります。
そのような場所には取り付けないようにしてください。

●この商品を利用できるのは日本国内のみで、国外では使用できません。
●This system is designed for domestic use in JAPAN only and cannot
be used in any other country.

はじめに
準備
パワーモニターと 施工にケーブルの施工 ついて
初期設定
パワーモニターの
設置
画面表示の
説明
サービスモードについておかしいなと思ったら他の設定（トラブルシューティング）
整定値一覧

もくじ
■はじめに■
安全上のご注意
安全上の要点使用上のご注意
１.準備
１.１. 同梱部品の確認
１.２. 外形寸法１.３. 各部の名称と機能
２.施工について２.１. 施工手順
２.２. システムの全体配線図
３.パワーモニターとケーブルの施工
３.１. パワーモニターとケーブルの配線
３.２. パワーモニターとケーブルのセット
４.初期設定４.１. 接続設定
５.パワーモニターの設置
５.１. 壁面設置
５.２. 卓上設置
５.３. 配線口
６.画面表示の説明
６.１. ホーム画面
６.２. 各操作画面
６.３. リセット方法
７.サービスモードについて
７.１. サービスモードの入り方
７.２. サービスモード専用機能
■接続設定
■整定値
■時刻
■画面設定
■その他の装置■メンテナンス■通信設定■出力パワー制御 (メーカー専用)■メール■RS485設定■出力制御設定（通信環境がある場合）■出力制御設定（通信環境が無い場合）
７.３. デモモードの入り方
８.おかしいなと思ったら（トラブルシューティング）
８.１. エラー表示
８.２. トラブルシューティング
８.３. エラーダイアログ表示
８.４. 手動復帰について
９.整定値一覧
９.１. Hシリーズ
９.２. Mシリーズ
９.３. M16S
９.４. New Hシリーズ

03
04
06
07
09
10
11
12
13
21
24
25
28
29
29
30
32
33
34
35
35
37
38
40
42
44
48
50
64
65
66
69
76
77
78
80
81
82
84
88
88

2

はじめに
この施工マニュアルでは、パワーモニター：PPM R3J-0B5を使用する上で、必要な機能、性能、使用方法などの情報を記載しております。

パワーモニターの使用に際して下記のことを守ってください。

・この施工・保守マニュアルをよくお読みになり、十分ご理解のうえ、正しく使用してください。
・受け渡し時に同梱の取扱説明書にそってお客様に操作方法を説明してください。

3

はじめに

安全上のご注意
安全に使用していただくための表示と意味について

この施工マニュアルでは、パワーモニター：PPM R3J-0B5を安全に使用していただくために、
注意事項を次のような表示と記号で示しています。
ここで示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載しています。
必ず守ってください。
表示と記号は次の通りです。

正しい取扱いをしなければ、この危険のために、軽傷・中程度の傷害を負ったり、万一の場合には重傷や死亡に至る恐れがあります。
正しい取扱いをしなければ、この危険のために、時に軽傷・中程度の傷害を負ったり、あるいは物的損害を受ける恐れがあります。

■ 図記号の説明●感電注意

特定の条件において、感電の可能性を注意する通告●一般

特定しない一般的な禁止の通告●分解禁止
機器を分解することで感電などの傷害が起こる可能性がある
場合の禁止の通告●一般

特定しない一般的な使用者の行為を指示する表示

4

はじめに

警告
発火物を近づけたり、可燃性ガスを含むスプレーを吹き付けないでください。
万一の場合、発火・爆発の恐れがあります。
パワーモニターをぬれた手で触れないでください。
万一の場合、感電による傷害や機器故障の恐れがあります。
パワーモニターを分解・改造しないでください。
万一の場合、感電による傷害や火災が起こる恐れがあります。

注意
振動、衝撃の影響が大きいところに設置しないでください。
稀に、落下により怪我をする恐れがあります。
木材ではない材質の壁にパワーモニターを設置する場合は、市販のプラスチック
アンカーにより、壁面／卓上用プレートを壁面にしっかりと固定してください。
稀に、落下により怪我をする恐れがあります。
次のような場所には設置しないでください。
稀に、焼損の恐れがあります。
・屋外や軒下等の雨水が当たるところ・作業場、調理場などで湯気の当たる場所、もしくは湿度が30〜85%RH以外のところ配線を正しく行ってください。
パワーモニターの電源 (VCC / GND) とRS-485-A/Bの配線を誤って接続するとパワーモニターの故障の原因となります。
配線を確認してから接続してください。

5

はじめに

安全上の要点以下に示す項目は、安全を確保する上で必要なことですので、必ずお守りください。
１. 廃棄する場合は、地方自治体の条例または規則等に従ってください。
２. パワーモニターに発煙、発熱、その他の異常を感じた場合は、６PINコネクターを抜いてください。
３. 押入や階段下など、通風を妨げるような場所には設置しないでください。
４. パワーモニターを壁に設置する際には、DELTAのロゴが上になるように設置してください。
また、壁に設置しない場合は、壁面／卓上用プレートにセットして使用してください。
５. パワーモニターに水などがかからないように注意してください。
６. 振動、衝撃の影響が大きいところには設置しないでください。

6

はじめに

使用上のご注意
１. 本機は計量法に定める指定機関が行う検定に合格した特定計量器ではありませんので、電力量の証明には使用できません。目安としてご利用ください。
２. 本機はタッチパネル式液晶を採用しておりますが、強く押したり、強くたたいたりしないようにしてください。
３. 本機は静電気によって故障、破損することがあります。
本機に触れる前に身近な金属に手を触れるなどして身体の静電気を取り除くようにしてください。
４. パワーモニターのLAN端子には電話線を接続しないでください。
製品が故障する恐れがあります。
５. 15分間をまたいで日付/時刻を過去に戻すと、実績データが失われます。
日付/時刻は正しく設定してください。
例） [実績データが失われる場合]

間違えて９時 15分から８時 4 5 分に変更し、再度９時 15 分に戻した場合

８時45分台以降の実績データが８時45分台の実績データに合算され、８時45分台以降の実績

データが失われます。失われたデータは復元することができません。

●８時45分から９時15 分に変更

●９時15分から８時 4 5 分に変更

実績データが失われる

８時45分台に合算される

8:30

8:45

9:00

9:15

9:30

8:30

8:45

9:00

9:15

9:30

例） [実績データが失われない場合]

間違えて９時28分から９時 18分に変更し、再度９時28分に戻した場合

９時15分台の実績データは９時30分に確定するため15分間をまたがない変更であれば実績データは失われません。

●９時 18分から９時 28分に変更●９時 28分から９時 18分に変更

実績データが失われません

8:30

8:45

9:00

9:15

9:30

8:30

7

8:45

9:00

9:15

9:30

はじめに
６. 本機は以下のパワコン以外に接続しないでください。
デルタ電子

パワーコンディショナ

単相・RPI H4J(P)、RPI H4.5J(P)、RPI H5.5J(P)、RPI H6J(P)、RPI H6J-3、RPI H10J
・H5.5J̲223、H4J̲220、H4.5J̲230、H5.5J̲230、H6J̲240、H5.5J̲221
三相・RPI-M16A、RPI-M20A、RPI M50A̲120 (M50A)、RPI M50J、M16S、M88H
機種混在の注意・混在可能機種：RPI H4J(P)、RPI H4.5J(P)、RPI H5.5J(P)、RPI H6J(P)、RPI H6J-3、RPI H10J、
H5.5J̲223、H4J̲220、H4.5J̲230、H5.5J̲230、H6J̲240、H5.5J̲221
・混在可能機種の中でも異なるシリーズ（例：「RPI H4J(P)、RPI H4.5J(P)、RPI H5.5J(P)、RPI H6J(P)、RPI H6J-3、RPI H10J」と「H5.5J̲223、H4J̲220、H4.5J̲230、H5.5J̲230、
H6J̲240、H5.5J̲221」）を混在させた場合、監視には問題ありませんが、整定値の項目が異なるため「全パワコン更新」が出来ません。1台づつ更新する必要があります。
・三相は、型式違いの組み合わせでは使用できません。
・単相機器と三相機器の組み合わせでは使用できません。
７. パワーモニターを次のような場所には設置しないでください。
a) 温度変化が激しいところb) 潮風にさらされるところ

c) 揮発性、可燃性、腐食性およびその他有毒ガスのあるところ
d) 直射日光の当たるところe) 使用温度範囲（−20〜＋60℃）以外のところ
f) 標高2000ｍ以上の場所

g) 塵埃（粉塵、砂塵、綿ホコリ、金属粉、オガ屑、ワラ屑等）の多いところ
８. 保管する場合は、温度：−20〜＋70℃、湿度：30〜85％RHで保管してください。
９. ケーブルを強く引っ張らないでください。
10. 再生可能エネルギーの固定価格買取制度の余剰買取方式には対応していません。
11. パワコンの接続台数は最大32台までです。
12. パワーモニターを屋外に設置する場合は、必ず防水ボックスなどに入れて、水の浸入を防いでください。
13. 他社の監視システムと同時に接続しないでください。正しく動作しない場合があります。
14. パワーモニターの電源は切らないでください。
設定により、パワコンが停止することがあります。

8

準備

１.準備

1.1.同梱部品の確認
施工の前に全ての内容物が揃っていることを確認してください。
No

品名

1

パワーモニター

形状

数量

備考

１台
POWER MONITOR

2

壁面/卓上用プレート

１枚

壁掛けや
卓上設置ためのプレートです。

3

壁面/卓上用プレート用木ネジ（＋）（Φ４ｘ20mm）

２本

壁面/卓上用プレート固定のための木ネジです。

4

６PINコネクター

１個

本体に接続する
コネクター

5

保証書

１部

6

はじめに（工事店様用）

１枚

7

はじめに（お客様用）

１枚■ご用意いただくもの
No

品名

数量

1

USBメモリー

１

備考
1GB以上

本機の設定には、USBメモリーにあらかじめキー（鍵）ソフトをインストールしたUSBメモリーキーが必要な項目があります。販売店にご相談ください。
■オプション品
No

品名

1

ACアダプター（部品番号：0993133327）

形状

備考
パワーモニター用電源です。

9

■ ７インチパワーモニター
32mm

190mm

120mm

準備

1.2.外形寸法

POWER MONITOR■ 壁面/卓上用プレート
58mm

25mm
40mm

35mm

10

準備

1.3.各部の名称と機能
重要
LAN端子には電話線を接続しないでください。
■パワーモニター
正面

背面

①

④

⑨

POWER MONITOR

側面

⑧
②
③

⑦

⑤

⑥

⑧

①LAN端子（RJ-45端子）（保護カバー付）
インターネット回線を接続する端子です。
（設定が必要です。
）②RS-485（６PIN端子）
パワコンからの電源と信号を付属の６PINコネクターを通して接続する端子です。
③電源端子（保護カバー付）
別売のACアダプターを使用する端子です。
（形状外径Φ5.5、内径2.5プラグ）④USB端子（USB１・USB２）（保護カバー付）
各種データのダウンロードやメンテナンスが行えます。
※USBメモリーはお客様でご準備ください。
(セキュリティ付USBの使用は正常に動作しない場合があります。)⑤壁掛けプレート固定挿し込み口
壁掛け設置をする場合、壁面/卓上用プレートを取り付ける挿し込み口です。
⑥卓上用固定挿し込み口
卓上設置をする場合、壁面/卓上用プレートを取り付ける挿し込み口です。
⑦リセットボタン
リセットボタンです。パワーモニターを再起動させます。
設定や記録は消去されません。
⑧配線口
配線により、使用する配線口の蓋を取り、ケーブルを通します。
⑨タッチパネル部
タッチ操作により、画面切替や各種設定に使用します。
⑩ネジ固定用穴
６PINコネクターのネジを固定するために使う穴です。

11

⑩

施工に
ついて

２.施工について

この章では、「施工の手順」、「システムの全体配線図」についてそれぞれ説明します。
詳細な内容は、該当する項目のページを参照してください。

2.1.施工手順「１．パワーモニターとケーブルの施工」「２．初期設定」「３．パワーモニターの設置」

お客様への引き渡しOne Point
・お客様へ引き渡し時に同梱の取扱説明書にそって操作方法をご説明ください。
・パワーモニターと接続する前にパワコンのID設定を行ってください。
IDの重複にご注意ください。
・IDの設定は１〜32です。

12ここではパワコン（RPI H4J (P)、RPI H4.5J (P)、RPI H5.5J (P)、RPI H6J (P)、RPI H10J、RPI-M20A/M16A、
RPI M50J、RPI M50A̲120(M50A)）を使用する太陽光発電システムの配線図を示します。
※M16Sは、M16S施工・保守マニュアルをご覧ください。
※H5.5J̲223、H4J̲220、H4.5J̲230、H5.5J̲230、H6J̲240は、H5.5J̲223、H4J̲220、H4.5J̲230、H5.5J̲230、
H6J̲240施工・保守マニュアルをご覧ください。
■接続例（RPI H4J (P)）

太陽電池

出力ケーブル＋側

出力ケーブル−側

出力ケーブル−側
出力ケーブル＋側

アース線 IV 5.5 mm2(緑)アース線 IV 5.5 mm2(緑)

パワコン１

パワコン２

通信モジュール

通信モジュール

パワコン３

終端
通信モジュール スイッチON

パワコン端子台

ON

ON

ON

100V

V1

青 青

低圧用配線ケーブル

1−

白 黒

自立AC

U1

1＋

W

O

2−

緑 赤

O

W

−

E

− ＋

U

U

＋

2＋

1

E

アース線 IV
5.5 mm2(緑)

D種接地

D種接地

パワーモニター

６PINコネクター
RS485-B
RS485-A
ＧＮＤ
＋１２V

商用系統側

集電箱

黒

S

S

L

L

L

太陽光
発電用
ブレーカー
30A

パワーコンディショナ（２台目、３台目）からの出力端子台（U、O、W端子）からのケーブルをパワーコンディショナ（1台目）と同様に接続する。

13

O

S

U

集電箱
ブレーカー

白

W

赤

アース線 IV
5.5 mm2(緑)

1

施工に
ついて

2.2.システムの全体配線図

施工に
ついて

■接続例（RPI H4.5J (P)）

太陽電池

アース線 IV 5.5 mm2(緑)出力ケーブル−側
出力ケーブル＋側
出力ケーブル−側

出力ケーブル−側
出力ケーブル＋側

アース線 IV 5.5 mm2(緑)出力ケーブル＋側

パワコン１

パワコン２ パワコン３
通信モジュール

パワコン端子台
＋

− ＋

− ＋

−

ON
E

U

O

W

自立AC

100V
ON

白 黒

V1

U1

O

W

E

U

緑 赤

青 青

低圧用配線ケーブル
アース線 IV
5.5 mm2(緑)D種接地

パワーモニター

６PINコネクター
RS485-B
RS485-A
ＧＮＤ
＋１２V

商用系統側

集電箱

黒

S

S

L

L

L

太陽光
発電用
ブレーカー
30A
O

S

パワーコンディショナ（２台目、３台目）
からの出力端子台（U、O、W端子）からのケーブルをパワーコンディショナ（1台目）と同様に接続する。

14

W

集電箱
ブレーカー

白

U

赤

ON

1

1−

1＋

2−

2＋

3−

3＋

ON

D種接地

終端

通信モジュール 通信モジュール スイッチ

アース線 IV
5.5 mm2(緑)

1

施工に
ついて

■接続例（RPI H5.5J (P)）

太陽電池

アース線 IV 5.5 mm2(緑)出力ケーブル＋側

出力ケーブル＋側

出力ケーブル−側

出力ケーブル−側
出力ケーブル＋側

アース線 IV 5.5 mm2(緑)出力ケーブル−側

パワコン１

パワコン２

パワコン３

通信モジュール

通信モジュール

通信モジュール

終端
スイッチ
ON

パワコン端子台

ON

ON

ON

自立AC

U1

100V

V1

W

O

E

O

W

U

U

1−

緑 赤 白 黒 青 青

アース線 IV
5.5 mm2(緑)低圧用配線ケーブル

1＋

2−

2＋

3−

3＋

1

E

D種接地

D種接地

パワーモニター
６PINコネクター
RS485-B
RS485-A
ＧＮＤ
＋１２V

商用系統側

集電箱

赤 白 黒

S

L

L

L

太陽光
発電用
ブレーカー
40A
O

S

パワーコンディショナ（２台目、３台目）
からの出力端子台（U、O、W端子）からのケーブルをパワーコンディショナ（1台目）と同様に接続する。

15

W

S

U

集電箱
ブレーカー

アース線 IV
5.5 mm2(緑)

1

施工に
ついて

■接続例（RPI H6J (P)）

太陽電池

アース線 IV 5.5 mm2(緑)出力ケーブル＋側

出力ケーブル＋側
出力ケーブル−側
出力ケーブル＋側

出力ケーブル−側

出力ケーブル＋側

アース線 IV 5.5 mm2(緑)出力ケーブル−側

出力ケーブル−側

パワコン１

パワコン２

通信モジュール

パワコン３

ON

パワコン端子台
W

自立AC

U1

低圧用配線ケーブル

緑 赤 白 黒 青 青

アース線 IV
5.5 mm2(緑)

D種接地

D種接地

パワーモニター
６PINコネクター
RS485-B
RS485-A
ＧＮＤ
＋１２V

商用系統側

集電箱

赤 白 黒

L

L

L

太陽光
発電用
ブレーカー
40A
O

S

パワーコンディショナ（２台目、３台目）
からの出力端子台（U、O、W端子）からのケーブルをパワーコンディショナ（1台目）と同様に接続する。

16

W

S

U

S

ON

1

100V

V1

O

O

U

W

E

E

ON

U

1−

1＋

2−

2＋

3−

3＋

4−

4＋

ON

集電箱
ブレーカー

終端

通信モジュール 通信モジュール スイッチ

アース線 IV
5.5 mm2(緑)

1

施工に
ついて

■接続例（RPI H10J）

太陽電池
アース線 IV 5.5 mm2(緑)出力ケーブル＋側
出力ケーブル−側
アース線 IV 5.5 mm2(緑)出力ケーブル＋側
出力ケーブル−側

出力ケーブル＋側
出力ケーブル−側
出力ケーブル＋側
出力ケーブル−側

出力ケーブル＋側
出力ケーブル−側

出力ケーブル＋側
出力ケーブル−側

パワコン１

パワコン２

終端
スイッチ

通信モジュール

パワコン端子台

パワコン３

通信モジュール 通信モジュール

O

W

E

1

V1

U1

V2

U2

1−

1＋

2−

3−
2＋

3＋

4−

5−
4＋

5＋

6−

6＋

U

ON

赤 白 黒 緑青青 青青

停電用コンセント

最大供給可能電力 1500W（天候により供給電力は変化します）※使用時は取扱い説明書
をお読みください。

停電用コンセント

最大供給可能電力 1500W（天候により供給電力は変化します）※使用時は取扱い説明書
をお読みください。

アース線 IV
5.5 mm2(緑)

D種接地
D種接地

パワーモニター
６PINコネクター

商用系統側

集電箱

赤 白 黒

S

L

L

L

太陽光
発電用
ブレーカー
40A

パワーコンディショナ（２台目、３台目）からの出力端子台（U、O、W端子）からのケーブルを
パワーコンディショナ（1台目）と同様に接続する。

17

W

S

O

S

U

集電箱
ブレーカー

アース線 IV
5.5 mm2(緑)低圧用配線ケーブル

RS485-B
RS485-A
ＧＮＤ
＋１２V

施工に
ついて

■接続例（RPI-M20A/M16A）

太陽電池

＋ −

＋ −

＋ −

＋ −

M20A / M16A

パワコン２

パワコン３

通信モジュール 通信モジュール

通信モジュール

終端
スイッチ
ON

ON

ON

ON

1

パワーモニター
６PINコネクター
RS485-B
RS485-A
ＧＮＤ＋１２V

交流集電箱へL1
L2（２台目以降のパワコンも同様に接続する。）

L3

18

1

施工に
ついて

■接続例（RPI M50J）

太陽電池

・・・
・・

・・・・・

＋ −

＋ −

＋ −

＋ −

M50J

通信モジュール

ON

1

ON
1

パワーモニター
６PINコネクター
RS485-B
RS485-A
ＧＮＤ
＋１２V

L1

降圧トランス

L2
L3

19

施工に
ついて

■接続例（RPI M50A̲120 (M50A)）

太陽電池

・・・・・

・・・・・

＋ −

＋ −

＋ −

＋ −

M50A̲120 (M50A)

パワコン２

パワコン３

通信モジュール 通信モジュール

通信モジュール

終端
スイッチ
ON

ON

ON

ON

1

パワーモニター
６PINコネクター
RS485-B
RS485-A
ＧＮＤ＋１２V

交流集電箱へL1
L2（２台目以降のパワコンも同様に接続する。）

L3

20

1

３.パワーモニターとケーブルの施工■ケーブルについて・ケーブルはRS-485用ケーブルをご使用ください。
単線４芯（２対より対線）のシールド線（定格温度：80〜85℃）を用意してください。
（より線の場合0.3〜0.5mm2）・パワコンの施工・保守マニュアルを見ながら作業してください。
・複数のパワコンを接続する場合は、IDが重複しないように設定を完了させておいてください。
・施工前にケーブルの加工を行ってください。
8mm
Φ 0.6~0.8

シールド線
40mm

Φ 5~6

推奨ケーブル：FCPEV-NC 0.65mm■ パワコンを１台使用の場合（１）パワコンから通信モジュールを取り外し、ケーブルを防水パッキンに通します。

※外し方が不明な場合は、パワコンの施工・保守マニュアルを参照してください。
（２）通信モジュール上の端子台の上の部分を押しながら、１VCC、２GND、３DATA＋、４DATA−にケーブルを挿し込みます。
（RPI H10Jの場合：１VCC、２GND、5DATA＋、6DATA−）
ケーブルがきちんと挿し込んであるか確認してください。
※M16Sにつきましては、M16S施工・保守マニュアルをご参照ください。
※H5.5J̲223、H4J̲220、H4.5J̲230、H5.5J̲230、H6J̲240は、H5.5J̲223、H4J̲220、H4.5J̲230、
H5.5J̲230、H6J̲240施工・保守マニュアルをご覧ください。
※RPI H10Jの場合

ON

ON

1

1

パワーモニターへ

パワーモニターへ（３）通信モジュール上のDIPスイッチをONにしてください。
※パワコンごとに端子台の位置や形状が異なります。

21

パワーモニターとケーブルの施工

3.1.パワーモニターとケーブルの配線

■パワコンを２台以上使用の場合（１）パワコンから通信モジュールを取り外し、ケーブルを防水パッキンに通します。

（２）パワーモニターが接続されるケーブルは、通信モジュール上の端子台の上の部分を押しながら、

パワーモニターとケーブルの施工

１VCC、２GND、３DATA＋、４DATA−にケーブルを挿し込みます。

（RPI H10Jの場合：１VCC、２GND、5DATA＋、6DATA−）（３）次に隣のパワコンへ行くケーブルを５DATA＋、６DATA−に挿し込みます。

ケーブルがきちんと挿し込んであるか確認してください。
（RPI H10Jの場合：7DATA＋、8DATA−）（４）隣のパワコンは、先ほどのケーブルを３DATA＋、４DATA−に挿し込みます。
（RPI H10Jの場合：5DATA＋、6DATA−）

終端
スイッチ
パワコン１

ON

通信モジュール
ON

1

パワコン２

ON

通信モジュール
ON

に設定する

1
に設定する

パワコン３

ON

通信モジュール
ON

1

1
出荷設定
パワーモニターから接続が一番遠い
パワコン

パワー
モニターへ

※パワコンごとに端子台の位置や形状が異なります。
終端スイッチ

RPI H10J
1

通信モジュール

ON
1
に設定する

RPI H10J
2

通信モジュール

ON
1
に設定する

RPI H10J
3

通信モジュール

ON1
出荷設定
パワーモニターから接続が一番遠い
パワコン

パワー
モニターへ

※RPI H10Jの場合※M16Sにつきましては、M16S施工・保守マニュアルをご参照ください。
※H5.5J̲223、H4J̲220、H4.5J̲230、H5.5J̲230、H6J̲240は、H5.5J̲223、H4J̲220、H4.5J̲230、
H5.5J̲230、H6J̲240施工・保守マニュアルをご覧ください。
（５）接続が完了したら、モニターから配線が一番遠いパワーコンディショナだけ終端スイッチをONのままにし、他はすべて１（OFF）の位置に設定します。
※パワーモニターへの電源供給は、１台のパワコンと接続しても問題ありませんが、複数台のパワコンを接続することをお薦めします。

22

■配線距離について

パワコン

パワコン

パワコン

パワコン

POWER MONITOR

電源
通信

100 m

500 m

パワーモニターの配線距離は、パワーモニターから一番遠いパワコンまで電源は、100m以内、通信は、500m以内で配線を行ってください。

一番遠いパワコンの先に気象信号変換箱がある場合は、そこまでの距離を500m以内にしてください。
※ノイズ等により通信がうまくできない場合があります。そのときは、通信距離を短くしてください。

※ノイズ等によりうまく電源が供給できない場合があります。そのときは、別売のACアダプターをお使い
ください。

23

パワーモニターとケーブルの施工

パワーモニター3.2.パワーモニターとケーブルのセット
・施工前にケーブルの加工を行ってください。

パワーモニターとケーブルの施工

8mm

シールド線

Φ0.6~0.8

Φ5~6

40mm

・６PINコネクターの作成
付属の６PINコネクター①の部分を押さえながら、ケーブルを挿し込んでください。

①
VCCとGNDをRS-485-A/Bに誤って接続しないでください。
パワーモニターの故障の原因となります。

RS485-B
RS485-A
ＧＮＤ＋１２V

コネクターが完成したら、本体と接続します。

ネジ穴

・本体と６PINコネクターの接続（１）本体に６PINコネクターを挿し込みます。

ネジ穴

（２）
ドライバーをネジ穴から通し、６PINコネクターのネジ２本を締めてください。
※軸の長さ65mm以上、先端の刃幅3.5mm以下、刃厚0.6mm以下のマイナスドライバーをお使いください。

■上側に配線する場合■下側に配線する場合（３）すべての配線が完了したら、パワーモニターを設置場所に設置してください。

24

４.初期設定
4.1.接続設定（１）６PINコネクターをパワーモニターに挿し込みます。

初期設定（２）起動後、言語選択画面が表示されるので、使う言語を選択します。

言語選択画面（３）接続設定開始画面が表示されるので、をタッチします。

接続設定開始画面（４）時刻設定画面が表示されるので、時刻設定を行います。

時刻設定画面（日付、時刻は例です）

25

日付の

の枠を選択すると日付選択画面が表示されます。

現在の年月日を選択します。
時刻のの時刻枠をタッチすると、時刻選択画面が表示されます。

初期設定

現在の時刻を選択します。

日付選択画面

時刻選択画面の時刻を確認したら、

時刻選択画面をタッチすると、時刻変更ダイアログが表示されます。
をタッチします。

時刻変更ダイアログ

時刻変更ダイアログが消え、時刻変更確認ダイアログが表示されます。
もう一度をタッチします。

再度時刻変更ダイアログ
時刻変更確認ダイアログ

26

（４）時刻設定が終了すると、接続設定が表示されるので、接続設定を行います。
パワコンに設定したIDのチェックを入れて、を押します。

初期設定

接続設定画面（５）下の画面が表示されます。
もし再び変更する場合、チェックを変更してをタッチしてください。

を選択すると、ホーム画面が表示されます。

チェック入れた画面

接続設定完了画面（６）設定が完了すると、「ホーム画面」が表示されます。

通信異常画面・ホーム画面で「」アイコンが表示されていないことを確認してください。

・発電の電力アイコンの数値が変化していることを確認してください。
※再び接続設定を行う場合、サービスモードに入ってください。

サービスモードについては、「７.サービスモードについて」（34ページ）を参照してください。

27

５.パワーモニターの設置

パワーモニターは、卓上もしくは壁面で使用することができます。
この章では、「壁面設置」、「卓上設置」、「配線口」についてそれぞれ説明します。
※パワーモニターを移動する場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

5.1.壁面設置●壁面設置の方法

パワーモニターの設置

Φ 4 木ネジ②③①① 壁面/卓上用プレートを付属の木ネジで壁に取り付けてください。

・壁面/卓上用プレートは、本体の質量に耐える場所に設置してください。

・付属の木ネジが使用できない場所に設置する場合は、Φ４の皿ネジを使用してください。
・木ネジで木の材質の壁に取り付けるトルクは1.5~2.0 N.mにしてください。
・平らな壁に取り付けてください。

② 壁面/卓上用プレートの引掛け部と本体裏面の壁掛プレート固定挿し込み口を確認し、本体の固定挿し込み口が壁面/卓上用プレートの上部の上になるまで押し当てます。

③ そのまま本体を下にスライドさせ、確実に引掛けてください。

・壁面/卓上用プレートに、本体の壁掛けプレート固定挿し込み口を押し当て、約１cm下にずらしてください。

One Point
・取り外す際、パワーモニターの落下に注意してください。
本体
50mm

36.7mm
25mm

74mm
40mm

50mm

35mm

150mm

23.3mm

20mm■壁面/卓上用プレートと本体の寸法■本体の各面からの離隔距離28

5.2.卓上設置② Ａ部● 卓上設置の方法①壁面/卓上用プレートを本体下部にある卓上用固定挿し込み口の向きに注意して挿し込んでください。
②壁面/卓上用プレートが、右の図に示す本体底面のA部に隙間が無いことを確認してください。

5.3.配線口● 配線口
配線口はパワーモニターの背面の上と下に二つがあります。
配線方法により、使用する配線口の蓋を取り、ケーブルを通します。
■上側に配線する場合②■下側に配線する場合

②

①

①

① ペンチで使用する配線口を取ります。
（ケーブルが傷つかないようにニッパーでバリを取ってください。）② ケーブルを通してください。

29

パワーモニターの設置①

６.画面表示の説明
6.1.ホーム画面

本機のホーム画面です。ここでは、表示されるイラストやアイコンについて説明します。

①

⑪

⑩

② ③④⑤

⑥

⑧

⑦

画面表示の
説明

⑨
①日付/時刻現在の日付と時刻を表示します。
②抑制アイコン
パワコンの運転に抑制がかかっているときに表示します。
アイコン

運転モード

説明

温度上昇抑制パワコン内部の温度が高くなり、パワコンの出力を抑えている状態です。

電圧上昇抑制パワコン運転中に商用系統の電圧が高くなり、パワコンの出力を抑えている状態です。

※RPI M20A / M16Aでは表示されません。

③エラーアイコン
エラーが発生していることを表示します。
通常は表示されず、エラーが発生した場合に表示します。
詳細は、「８.おかしいなと思ったら（トラブルシューティング）」（77ページ）を参照してください。
④通信異常アイコン
パワコンとの通信ができないときに表示します。
アイコン

運転モード
通信異常

説明
パワコンとの通信が異常な状態です。

30

⑤パワコン接続台数アイコン
接続設定でチェックが入っているパワコンの台数が表示されます。実際の配線とは関係がありませんので、誤配線の確認には使用できません。
⑥CO2削減量／日射量／温度／積算発電量
CO2削減量：発電量からCO2の削減量を計算して表示します。
日射量：本機に日射計が接続されている場合、現在の日射量を表示します。
未接続の場合は”ーW/m2”と表示されます。
温度：本機に気温計が接続されている場合、現在の気温を表示します。
未接続の場合は”ー℃”と表示されます。
積算発電量：発電開始日から現在までの総発電電力量を表示します。
⑦現在の発電電力アイコンと数値
現在の発電状況を示すアイコンと数値です。
パワコンが接続されていないとき、数値は「ーーー」と表示されます。
⑧発電量グラフ
本日の発電量を示すグラフです。

One Point⑨メニューボタン
メニューボタンの名称を表示します。
メニューボタンは、表示している画面ごとに名称や役割が異なります。
詳細内容については、取扱説明書をご参照ください。
さまざまな電力の履歴を表示します。
パワコンの状態やエラー履歴を表示します。
パワコンの整定値の確認やパワーモニターの設定が行えます。
パワコンの自立／連系とエラーの状態を表示します。
⑩USBメモリーキーアイコン
USBメモリーキーがUSB端子に取り付けられているときに表示されます。
⑪時計・ネットワークアイコン
ネットワークに繋がってない状態です。
LAN接続はされていますが、外部に接続することができない状態です。
ネットワークに正常に繋がっている状態です。
ネットワークからの時間同期に失敗している状態です。
ネットワークからの時間同期に成功している状態です。
出力制御中です。
（スケジュール起動時のみ表示する）

31

画面表示の
説明

・ 画面に表示される数値は、すべて四捨五入された値が表示されます。
例えば、「3.14 kWh」の場合は「3.1 kWh」と表示され、「3.15 kWh」の場合は「3.2 kWh」と表示されます。
このように、表示される数値は、真の値とは完全に一致しない場合があります。
・抑制・通信異常アイコンが頻繁に表示される場合は、「８.おかしいなと思ったら（トラブルシューティング）」（77ページ）を参照してください。

6.2.各操作画面
パワーモニターは、タッチ操作や接続設定により、次のように表示画面が変化します。
各画面の表示内容と操作は、「表示機能」で説明します。

One Point
・点線の矢印で表示している画面は、一定の条件（日付/時刻未入力、接続設定等）を満たしたときに表示されます。
・点線の枠で囲む画面は、パワーモニターとパワコンが通信できない場合、表示されません。
・実線で表示されている画面は、通常操作で表示されます。
・二重枠線で囲まれた画面は、サービスモードのときに表示されます。

■各操作画面一覧

電源投入(起動画面の表示までに 1 0 秒 程度かかります。)

起動画面

時刻設定画面

接続設定画面25 ページ27 ページ

ホーム画面
履歴

情報

30 ページ設定

パワコン運転状態

パワコン

接続設定

本日（時間）

パワコンエラー履歴

整定値

1ヵ月

接続履歴

時刻

本日

画面表示の
説明

35 ページ37 ページ38 ページ

1年

画面設定

抑制履歴

40 ページ

20年

その他の装置42 ページカレンダー

メンテナンス44 ページ

測定値

通信設定
48 ページ系統

出力パワー制御

パワコン

メール

50 ページ64 ページ

DC入力 （未対応のため表示されません）

クラウド登録（将来のための機能です。）

RS485設定
65 ページ

出力制御
66 ページ※ページを記載していない画面の詳細内容については、取扱説明書を参照してください。

32

外部接点設定（M16Sのみ有効な機能です。
詳しくは、M16Sの施工・保守マニュアルをご参照ください。）

6.3.リセット方法■パワーモニターのリセット
本体底面のリセット穴に先の細い絶縁体でできた棒状の物を挿し込み、リセットボタンを押してください。
リセットされます。
※パワーモニターを再起動させます。設定や記録は消去されません。

POWER MONITOR

画面表示の
説明

リセット穴

33

７.サービスモードについて
7.1.サービスモードの入り方
ホーム画面に順番にタッチすると、サービスモードに入ります。
手順：左上１回タッチ→右上２回タッチ→左上１回タッチ（５秒以内に行ってください。）※タッチ操作が間違った場合、画面中央を一回タッチすると、キャンセルになります。
最初から操作をやり直してください。

①④②③

サービスモードについてキャンセルスペースサービスモードに入ると、画面の上部中央にが表示されます。

■サービスモードの解除方法

ホーム画面をもう一度同じ手順でタッチすると、通常モードに戻ります。

34

7.2.サービスモード専用機能
サービスモードは、パワコンの接続、整定値と時刻などの設定、メンテナンスやデモモードがあります。
■接続設定

サービスモードでは、接続設定が行えます。
※初回モニターを起動する時、接続設定画面が自動で表示されますが、二回目以降接続設定を行う場合、サービスモードに入る必要があります。
一般モードでは接続設定ページは、表示されません。

01B2114100000WA
02B2114100001WA
03B2114100002WA【パワコンを増設する場合】

太陽光発電システムを増設し、パワコンが追加された場合、下記のように設定を行ってください。
下記の設定を行わないと、追加されたパワコンの発電量の計測ができません。
を押します。

サービスモードについて（１）追加するパワコンに設定したIDのチェックを入れて、

01B2114100000WA
02B2114100001WA
03B2114100002WA（２）設定完了ダイアログが表示されるので、をタッチします。

01B2114100000WA
02B2114100001WA
03B2114100002WA

35

（３）
「パワコン運転状態」と「情報」にある接続履歴ページで増設されているかそれぞれ確認してください。
（４）設定完了後、「■サービスモードの解除方法」（34ページ）に従って通常モードに戻してください。

【パワコンを交換する場合】

パワコンを故障で交換した場合、下記のように設定を行ってください。

下記の設定を行わないと、追加されたパワコンの発電量の計測ができません。

（１）パワーモニターに接続する前に、交換したパワコンのIDを設定します。

（２）交換したパワコンの整定値を設定してください。
（パワコンの施工・保守マニュアルをご参照ください。）「パワコン運転状態」と「情報」にある接続履歴ページで増設されているかそれぞれ確認してください。
（３）（４）設定完了後、「■サービスモードの解除方法」（34ページ）に従って通常モードに戻してください。

操作方法：

サービスモードについて・ ホーム画面の→をタッチします。

●タブの表示
選択中のタブは白くなります。非表示タブは薄い青です。
選択されたタブ

非表示タブ

タブ

36

■整定値

⑥

①

③

②

④

⑤

①整定値画面
サービスモードでは、整定値の設定が行えます。
整定値の内容については、整定値一覧（82ページ）を参照してください。
通常モードでは整定値ページは、設定できません。
②

設定がすべてのパワコンに更新します。

④

選択したパワコンの整定値の内容をUSBメモリーに保存できます。

⑤⑥

保存した整定値ファイルをアップロードすることができます。
※アップロードできたら、最後に更新ボタンをタッチしないと、変更されません。
見たいパワコンが選択できる画面が表示されます。
ボタンをタッチするとパワコン選択ダイアログが表示されるので、見たいパワコンのIDをタッチします。

操作方法

・ホーム画面の→をタッチします。

37

サービスモードについて③

設定が単一のパワコンに更新します。

■時刻

①
②
③

①日付

日付の設定ができます。

②時刻

時刻の設定ができます。

（１）日付のの枠を選択すると日付選択画面が表示されます。

現在の年月日を選択します。

（２）時刻のサービスモードについて

現在の時刻を選択します。

の枠をタッチすると、時刻選択画面が表示されます。

日付選択画面（３）

時刻選択画面をタッチすると時刻変更ダイアログが表示されます。
変更してよければをタッチします。
時刻変更ダイアログ（４）時刻変更ダイアログが消え、再度時刻変更
確認ダイアログが表示されます。

（５）もう一度をタッチします。
時刻変更確認ダイアログ

38

（６）確認ダイアログが表示されるので、をタッチします。

確認ダイアログ

時刻画面③タイムシンクロナス

日時情報をサーバーから取得することができます。

・有効：この機能を有効にします。

・サーバー：タイムサーバーのアドレスを入力します。
・標準時間帯：時間帯の設定ができます。

標準時間帯設定画面

・周期：サーバーへのアクセス時間を入力します。

設定範囲：１時間、６時間、12時間、１日、２日、３日、１週間

周期設定画面

操作方法
・ホーム画面の→をタッチします。

39

サービスモードについて日本の場合、世界標準GMTより+９時間なので、GMT+９と設定します。

■画面設定通常モードでも画面設定が行えます。

⑦

①
②
③
④
⑤

⑥

サービスモードについて①スリープ
無操作で本機の液晶画面が消えるまでの時間が設定できます。
設定範囲：1、2、3、4、5、10、15、20、25、30分
デフォルトは５分になります。
※スリープ中に画面をタッチすると、画面が表示されます。
なお、エラーアイコンが表示された場合、スリープが解除され、ホーム画面が表示されます。
②画面の明るさ
画面の明るさは10段階で選択できます。
設定範囲：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10
デフォルトは８になります。
③バージョン
パワーモニターのファームウェアバージョンを表示します。

④

デモモードに入りることができます。
詳細は、「7.3.デモモードの入り方」（76ページ）を参照してください。

⑤言語

表示言語を設定できます。

設定値：日本語、英語 (English)

40

⑥

変更を確定します。

※全ての設定は最後に決定ボタンをタッチしないと、変更されません。
ご注意ください。

をタッチすると、ダイアログが消えます。

画面変更ダイアログ⑦

ホーム画面に遷移します。

操作方法→

をタッチします。

サービスモードについて・ホーム画面に41

■その他の装置

日射計と温度計を接続する場合に設定します。

One Point
日射計と温度計は画面表示のみに対応しています。
データーの記録はされません。

（１）の枠をタッチすると、機器選択画面が表示されます。

サービスモードについて

DEA485を選択すると日射計 / 温度計が接続できます。

機器選択画面（２）IDを選択し、設定したIDを選択します。IDの設定範囲は、41〜50です。
（３）をタッチすると設定変更ダイアログが表示されるので、設定変更ダイアログをタッチします。

その他の装置画面

42

・使用可能機器
機器名

型式

メーカー名

気象信号変換箱

DEA485

LSI LASTEM

全天日射計

LPPYRA03

デルタオーム

気温計

HD9008.03

デルタオーム※LSILASTEMのみ対応
・接続例

通信
コネクター

ON

通信
コネクター

日射計

気温計

ON

パワーモニター

RS-485

気象信号変換箱

設定方法は、各機器のマニュアルに従ってください。
機器の不明点は、各メーカーにお問い合わせください。
気象信号変換箱は、パワーモニターから一番遠い位置に設置し、終端してください。

43

終端

サービスモードについて

６PINコネクター

■メンテナンス

パワーモニター内のデータをバックアップやリストアをすることができます。
通常モードでは表示されません。

サービスモードについて本機のファームウェアーを更新できます。

弊社メンテナンス用です。

パワーモニター内のデータをバックアップができます。

バックアップしたデータを元の状態に戻します。

44

（１）USBメモリーに更新用のファームウェアをコピーします。
（２）USB端子にUSBメモリーを取り付けます。

（３）（４）
ファイルを選択し、をタッチすると、
ファイル選択画面が表示されます。
をタッチすると、更新が始まります。

サービスモードについて※ファームウェアの更新中に、電源を切ったり、USBメモリーを取り外したりしないでください。

ファームウェアの更新が完了すると、パワーモニターは再起動し、ホーム画面が表示されます。
ファームウェアの更新後、「設定」の「画面設定」ページで、バージョンを確認してください。

45

（１）USB端子にUSBメモリーを取り付けます。

サービスモードについて（２）をタッチすると、
ファイル保存画面が表示されます。

（３）
ファイル保存する場所を選択し、をタッチすると、
ダウンロードが始まります。

※ダウンロード中に、電源を切ったり、USBメモリーを取り外したりしないでください。

ダウンロードが完了すると、パワーモニターは再起動し、ホーム画面が表示されます。

46

（１）USB端子にUSBメモリーを取り付けます。

をタッチすると、
ファイル選択画面が表示されます。

（３）バックアップファイルを選択し、をタッチすると、リストアが始まります。

※リストア中に、電源を切ったり、USBメモリーを取り外したりしないでください。

リストアが完了すると、パワーモニターは再起動し、ホーム画面が表示されます。

47

サービスモードについて（２）

■通信設定本機を単品購入された場合は、設定は必要ありません。
遠隔監視を行いたい場合は、ルーターなどがセットになった遠隔監視システムをご購入ください。
また、ネットワークの知識や技術がある方は、ご自身の責任において設定を行ってください。

専門分野仕様のため、特に設定の必要はありません。
専門分野仕様のため、特に設定の必要はありません。

サービスモードについて専門分野仕様のため、特に設定の必要はありません。
パワーモニターをインターネット経由で監視するための設定です。
ネットワークの知識無い方は、さわらないでください。

48

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

⑧
①DHCP
インターネットに接続する場合、IPアドレスなど必要な情報を自動的に割り当てるプロトコルです。
「有効」を選択するとネットワーク設定を手動で行わなくてもすぐに適切な設定で接続することができます。
「無効」を選択すると以下の項目の設定が可能になります。

③サブネットマスク
IPアドレスの頭から何ビットをネットワークアドレスに使用するかを定義する32ビットの数値です。
④ゲートウェイIP
異なるネットワーク間を接続するためのIPです。
⑤DNS
ドメインネームサーバーの略で、ドメイン名やホスト名とIPアドレスの対応関係を管理します。
⑥検索ドメイン
適当なドメイン名が指定されたときに勝手に補われるドメイン名です。
⑦ホスト名
パワーモニターの名前を適当に付けることができます。
初期値はDELTAです。とくに設定の必要はありません。
⑧
をタッチすると設定変更ダイアログが表示されるので、49をタッチします。

サービスモードについて②IPアドレス
パワーモニター１台１台に割り振られた識別番号です。

■出力パワー制御 (メーカー専用)

出力制御システムにおいて、固定スケジュール（手動定期書換）のための固定カレンダーの設定ができます。１日ごとに、時間帯、出力上限（％）、力率を設定できます。

固定スケジュールの入力および編集は、
スケジュールの改ざん防止のため、一般ユーザーおよび工事店には公開できません。

通常は、「■出力制御（ 通信環境がある場合）」もしくは、「■出力制御 (通信環境が無い場合)」で設定します。

②

⑤

④

①

サービスモードに
ついて

③

①日付
年：西暦で表示しています。タッチで年を変更できます。
月：月を表示しています。タッチで月を変更できます。
「キャンセル」ボタンをタッチすると、出力パワー制御画面に戻ります。

②

前の月に遷移します。

次の月に遷移します。

50

③当日表示当日は青い枠で囲まれます。過去はグレーに表示されます。
④

出力制御のスケジュールを編集できます。

⑤

選択した日を解除できます。

（１）USBメモリーキーをパワーモニターに取り付けます。
（２）出力パワー制御の画面を開くと編集画面が表示されます。
USBメモリーキーが無い場合は、表示のみとなり、編集はできません。
（３）連続でも不連続でも制御する日や曜日を自由に選択できます。

・ホーム画面に→をタッチします。

サービスモードに
ついて

操作方法

51

【制御する日を連続や不連続で設定したい場合】（１）制御する日付をタッチすると、選択されます。
選択された日は緑の枠で囲まれます。

選択を解除したい場合、再度日付をタッチすると解除されます。
すべての選択を解除したい場合、をタッチします。

連続で選択した場合

不連続で選択した場合（２）カレンダーの真ん中上に選択された日を合計して表示されます。
選択ができたら、をタッチすると、編集画面に入ります。

①

サービスモードについて②①

をタッチすると、選択した日付を表示されます。
例：※最大96日まで選択可能です。

②（３）

USBメモリーキーで権限を設定するときに決めたIDがここに表示されます。
をタッチすると、出力制御内容を設定できます。

52

①
②
③

①時間帯の枠をタッチすると、制御する時間帯を選べます。
選択された時間枠が青くなります。
選択を解除したい場合、再度時間枠をタッチすると解除されます。
※時間は、連続で選択してください。
※複数日を選択した場合、既に設定された日を選択し、設定すると設定内容が上書きされ、元の設定が削除されます。

サービスモードについて②抑制の枠をタッチすると、制御するパーセントを選べます。（0〜100％）③一定力率の枠をタッチすると、一定力率を選べます。
（OFF、+0.80(遅れ)〜-0.80(進み)）53

（４）設定ができると、をタッチして編集画面に戻ります。

画面の下に設定した制御内容が表示されます。
修正したい場合、をタッチすると、制御内容を修正できます。

削除したい場合、をタッチすると、制御内容を削除されます。

サービスモードについて（５）制御設定を追加したい場合、再度をタッチして設定します。

をタッチすると設定を確定します。
※全ての設定は最後に決定ボタンをタッチしないと、設定が成立しません。
ご注意ください。
をタッチすると、ダイアログが消えます。

（６）をタッチすると、出力パワー制御画面に戻ります。

54

●出力制御記録

設定した出力制御内容を表示します。

１日に最大96件設定することができます。

通常モードでは、日付をタッチして、その日の出力制御記録画面が表示されます。

サービスモードについてをタッチすると、出力パワー制御画面に戻ります。

55

【制御する日を曜日で設定したい場合】（１）そのままをタッチします。

サービスモードについて（２）終了日の枠をタッチして、終了日を選んで、をタッチします。

（３）その下に制御する月と曜日をタッチすると、選択されます。
選択された枠が青くなります。
選択を解除したい場合、再度枠をタッチすると解除されます。

（４）をタッチすると、出力制御内容を設定できます。

56

①
②
③

①時間帯の枠をタッチすると、制御する時間帯を選べます。
選択された時間枠が青くなります。
選択を解除したい場合、再度時間枠をタッチすると解除されます。
※時間は、連続で選択してください。
※選択した曜日と既に設定された日が重複した場合、後から設定した内容に上書きされます。

サービスモードについて②抑制の枠をタッチすると、制御するパーセントを選べます。（0〜100％）③一定力率の枠をタッチすると、一定力率を選べます。
（OFF、+0.80(遅れ)〜-0.80(進み)）57

（４）設定ができると、をタッチして編集画面に戻ります。

画面の下に設定した制御内容が表示されます。
修正したい場合、をタッチすると、制御内容を修正できます。

削除したい場合、をタッチすると、制御内容を削除されます。

サービスモードについて（５）制御設定を追加したい場合、再度をタッチして設定します。

をタッチすると設定を確定します。
※全ての設定は最後に決定ボタンをタッチしないと、設定が成立しません。
ご注意ください。
をタッチすると、ダイアログが消えます。

（６）をタッチすると、出力パワー制御画面に戻ります。

58

●出力制御記録

設定した出力制御内容を表示します。

１日に最大96件設定することができます。

通常モードでは、日付をタッチして、その日の出力制御記録画面が表示されます。

サービスモードについてをタッチすると、出力パワー制御画面に戻ります。

59

【１日だけ削除するには】（１）削除したい日付をタッチし、選択しをタッチします。

選択された日は緑の枠で囲まれます。

選択を解除したい場合、再度日付をタッチすると解除されます。

サービスモードについてすべての選択を解除したい場合、をタッチします。

（２）選択した日付の詳細が表示されます。
（３）をタッチするとダイアログが表示されます。

60

（５）

（６）

をタッチし、
ダイアログが消えたらをタッチします。

をタッチするとダイアログが消えます。

をタッチすると、出力パワー制御画面に戻ります。

61

サービスモードについて（４）【任意の日付を削除するには】（１）削除したい日付をタッチし、選択しをタッチします。

選択された日は緑の枠で囲まれます。

選択を解除したい場合、再度日付をタッチすると解除されます。

サービスモードについてすべての選択を解除したい場合、（２）をタッチします。

をタッチし、選択した日付が間違いないか確認します。

62

（３）

をタッチすると消去を確定します。
をタッチするとダイアログが消えます。

をタッチすると、出力パワー制御画面に戻ります。

サービスモードに
ついて

（４）

63

■メール
パワコンからのアラーム（エラー、
フォルト、
ワーニング）が発報したとき、登録されたアドレスにメールを送ります。
※あらかじめ、ルーターなどを介し、本機をインターネットに接続してください。
（設定は、「■通信設定」参照）

④

①

②

③

サービスモードについて① チェックボックス
登録したいメールアドレスの数だけチェックをします。（最大4個）
チェックをするとテキストボックスが入力可能状態になります。
② テキストボックス
メールアドレスを入力できます。
ボックスをタッチするとソフトキーボードが表示されます。

入力が終了したら「」をタッチします。

64

③ [決定]設定を確定します。
※全ての設定は最後に決定ボタンをタッチしないと変更されません。ご注意ください。
をタッチするとダイアログが消えます。

登録が完了し、しばらくすると、登録したメールアドレスに下記の内容のメールが届きます。
送信者 PVI.SUPPORT
主題
発電所情報通知テストレター
メールボックスのセットアップが完了しました

届かない場合は、
メールアドレスの間違いやセキュリティー（プロバイダー、ネット環境）の問題があります。
送信者 PVI.SUPPORT
主題
発電所のエラー情報通知
お客様へ、
データコレクターのシリアル番号：01W12346578W9
日時：2024-04-01 15：13：37、パワコンの機器ID：1、エラー情報：外部通信異常(F74)④

ホーム画面に遷移します。

操作方法
・ホーム画面に→をタッチします。

■RS485設定
弊社メンテナンス用画面です。触らないでください。

65

サービスモードについてアラームが発生した場合、下記のようなメールが届きます。

■出力制御設定（通信環境がある場合）パワコンに本機を接続することで、広義のPCSとして出力制御付PCSとなります。
出力制御の設定ができます。
出力制御には、通信環境がある場合と無い場合で設定が異なります。
通信環境がある場合、本機では、インターネット等で電力サーバーから出力制御スケジュールを取得、出力制御スケジュールに従って出力を制御します。厳密には、まず、固定スケジュールを取得します。
その後定期的に更新スケジュールを取得しながら出力制御スケジュールを書き換えていきます。
この場合、期間ごとに精密な制御が行えるので固定スケジュールよりも多くの発電量が確保できます。
通信環境が無い場合、固定スケジュールデータを入手し、USBメモリーにコピーします（1年1回以上）。
本機にUSBメモリーを挿入し、本機に固定スケジュールをインストールします。
● 設定の前に・本機器がネットワークで接続されていることをご確認ください。
・発電所IDをご準備ください。
・契約容量、パワコン容量をご確認ください。
● 設定方法（１）サービスモードに入ります。

サービスモードに
ついて

（２）

を選択し、

から

を選択します。

（３）管轄内の電力会社を選択します。（本説明は九州電力を例とします）
九州電力を選択したら下記の画面になります。

66

（４）発電所ID 、契約容量、パワコン容量を入力します。
（５）ソースの項目からサーバーを選択します。

（６）最後に、をタッチするとデータをローディングします。

※インストール中に、電源を切らないでください。

サービスモードについて「無効値」のエラーが表示された場合は、入力項目に誤りがありますのでご確認ください。

67

（７）状態が“更新完了.”と表示されると完了です。

※インストールには約 15〜30 分かかりますので、その間、電源を切らないでください。

を選択し、

から

サービスモードに
ついて

（８）

68

を選択します。

■出力制御設定（通信環境が無い場合）● 設定の前に・ USBメモリーをご用意ください。
・ 発電所IDをご準備ください。
・ 契約容量、パワコン容量をご確認ください。

（４）サービスモードに入ります。
（５）

を選択し、

から

69

を選択します。

サービスモードについて● 設定方法（１）固定スケジュールのデータを入手します。
（２）USBメモリーにコピーします。データはフォルダなどにいれないで、そのままコピーしてください。
（３）USB メモリーをパワーモニターの USB1 端子（上側）に取り付けます。

（６）管轄内の電力会社を選択します。（本説明は九州電力を例とします）
九州電力を選択したら下記の画面になります。

（７）発電所ID 、契約容量、パワコン容量を入力します。

サービスモードについて（８）ソースの項目からUSBを選択します。

（９）最後に、をタッチするとUSB メモリー内の固定スケジュールのデータを

ローディングします。
そして自動的に固定スケジュールをカレンダーにインストールします。
※インストール中に、電源を切ったり、USB メモリーを取り外したりしないでください。
「無効値」のエラーが表示された場合は、入力項目に誤りがありますのでご確認ください。

70※インストールには約 15〜30 分かかりますので、その間、電源を切ったり、USB
メモリーを取り外したりしないでください。

（１１）状態が“更新完了.” と表示したら、1 年分の固定スケジュールはインストール完了しています。

71

サービスモードについて（１０）状態が“読み取り完了.更新中...”と表示したら、インストールをしています。

を選択し、から

サービスモードに
ついて

（１２）

72

を選択します。

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

①電力会社選択

設定したい電力会社を選択します。

②ソース

スケジュールの取得先を選択します。

サーバー：通信環境がある場合に選択します。

③発電所ID

電力会社から発行された発電所IDを入力します。

④契約容量発電所の契約容量を入力します。

⑤パワコン容量発電所のパワコンのトータル容量を入力します。

73

サービスモードについて

USB：通信環境が無い場合（固定スケジュール）に選択します。

⑥状態
内容

表示

固定スケジュールデータのファイルが無い
もしくは、ファイル名が異なっています。

ファイルが見つからない
データヘッダーエラー

データの制御値エラー
データチェックサムエラー

USBに入ったスケジュールデータが正しくない。
データをもう一度USBに入れ直すか、データをもう一度入手し直してください。

データ期限切れ

USBに入ったスケジュールデータが古い。
新しいデータを入手し直してください。

データのIDと設定ID番号が一致しない

未登録ID

IDが間違っています。

サーバーからデータを取得できません。
主な原因は、下記のとおりです。
1.サーバーのアドレスの間違い。
2.サーバー異常。
3.インターネットに繋がってない。
4.インターネット異常。
5.サーバーに正しいデータを読み込めない。

接続異常

待機

入力待ち

ローディングIDの照合、データのダウンロード中

読み取り完了. 更新中...

インストール中

更新完了

更新成功

サービスモードについて⑦をタッチすると設定完了ダイアログが表示されるので、

操作方法

・ホーム画面に→をタッチします。

74

をタッチします。

● 出力パワー制御の確認（１）出力パワー制御が動作すると「出力パワー制御」画面にスケジュールが表示されます。
※設定直後は表示までに時間がかかります。

（２）日付をタッチすると出力制御記録が表示されます。

（３）をタッチすると、出力パワー制御画面に戻ります。

75

サービスモードについて当日の日付をタッチすると今日のスケジュールを見ることができます。

7.3.デモモードの入り方※デモモードは販売促進用です。特に設定の必要はありません。
→
画面設定にある→デモモードをタッチすると、デモモードダイアログが表示されます。

をタッチするとデモモードに入ります。
デモモードに入ると、画面の上部中央にが表示されます。

※デモモードでは、
ファームウエアの更新とダウンロードは行えません。
※通常モードでは、はできません。

サービスモードについて※パワーモニターの電源OFFでデモモードが終了します。

76

８.おかしいなと思ったら（トラブルシューティング）
8.1.エラー表示

エラーや異常、抑制が発生した場合にホーム画面にアイコンが表示されます。

③②①①通信異常アイコン
パワコンとの通信ができないとき表示されます。
アイコン

運転モード
通信異常

説明
パワコンとの通信が異常な状態です。

操作方法

・ホーム画面の・→のやで見たいパワコン（

して各パワコンの状態画面を切り替えます。

77

をタッチします。
......

／）をタッチ

おかしいなと思ったら（トラブルシューティング）②エラーアイコン
エラーが発生していることを表示します。
通常は表示されず、エラーが発生した場合に表示されます。
「パワコンエラー履歴」と「パワコン運転状態」ページで確認することができます。
詳しいエラーコードについて、パワコンの施工・保守マニュアルを参照してください。

③抑制アイコン
パワコンが抑制しているときに表示します。
アイコン

運転モード

説明

温度上昇抑制パワコン内部の温度が高くなり、パワコンの出力を抑えている状態です。

電圧上昇抑制パワコン運転中に商用系統の電圧が高くなり、パワコンの出力を抑えている状態です。

※RPI M20A/M16Aでは表示されません。
温度上昇抑制と電圧上昇抑制は、故障ではありません。

システムを安全に運用するために発生する機能です。

発生頻度が低い場合や短時間の場合は、システムの異常ではありません。

おかしいなと思ったら（トラブルシューティング）

発生頻度が高い場合や長時間復帰しない場合は販売店にご相談ください。

78

8.2.トラブルシューティング
確認内容

対処方法

表示画面に
何も表示されない。

バックライトが消灯していませんか？

画面にタッチすると画面が表示されます。
表示画面の点灯時間は、画面設定で変更することができます。
⇒「画面設定」（40ページ）

画面にタッチしても何も表示しない。

電源ケーブルをパワーモニターに正しく接続して６PINコネクターの電源 ください。
端子が外れていませんか？ 正しく接続しても、現象が解消されない場合は販売店に相談してください。

現象

エラーアイコンが表示されていませんか？

異常がある場合、自動的にスリープモードを解除し、エラーメッセージを表示します。表示されているエラーメッセージを確認してください。
⇒パワコンの施工・保守マニュアルを参照してください。

瞬時停電が発生していませんか？

瞬時停電があった場合、停電から復帰した際にパワーモニターが再起動し、設定されたスリープ
時間がリセットされます。

パワコンの交換等を行っていませんか？

積算電力量は、パワコンとパワーモニター
それぞれで積算しています。そのため、パワコンとパワーモニターに表示される積算
電力量の値が異なる場合があります。

電圧上昇抑制、温度上昇抑制が表示される。

発生頻度や発生時間を確認してください。

電圧上昇抑制機能、温度上昇抑制機能は、システムを安全に運用するために発生する機能です。
発生頻度が低い場合や短時間の場合は、システムの異常ではありません。
発生頻度が高い場合や長期間復帰しない
場合は、販売店に相談してください。

実績データが消えた。
または、実績データの内容が変わった。

15分以上時間を進めたり、戻したりしていませんか？
または停電していませんでしたか？

日付/時刻設定や停電によって内部の過去実績データに影響する場合があります。
⇒「使用上のご注意」（７ページ）

スリープモードにならない。

パワコンの総積算
電力量とパワーモニターの総積算電力量の値が異なる。

以下の誤差により、電力会社の明細書に記載されている電力量と異なる場合があります。
大幅に違う場合は販売店に相談してください。
(1)計測上の誤差：
特定計量器ではなく、また電力会社が売電力量を算定する際に使う計器とは別の機器にて計測していることから生じる誤差。
(2)計算上の誤差：
パワーモニター内での計算・表示プロセスにおいて四捨五入することから生じる誤差。

パワーモニターに表示される売電力量が、表示される電力量を電力会社の明細書に確認してください。
記載されている電力量と
異なる。

79

おかしいなと思ったら（トラブルシューティング）■次のような現象が発生した場合について対処方法を説明します。

8.3.エラーダイアログ表示■操作中に次のようなエラーダイアログが表示された場合について説明します。
内容

対処方法

リストアをする際、選択したファイル形式が違う
場合に表示されます。

正しいフ形式のバックアップファイルをご用意ください。

エラー表示

ファイル名（フォルダ名）をファイル名（フォルダ名）が189 bytes以内に長すぎる場合に表示されます。
変更してください。

履歴のダウンロードボタンをタッチする際、
または、
メンテナンスをする際に、USBメモリーが差し込んでいない
場合に表示されます。

をタッチしてください。
USBメモリーを差し込んでから再度ダウンロードを行ってください。

おかしいなと思ったら（トラブルシューティング）

USBメモリーを抜き、をバックアップ中にタッチしてください。
USBメモリーを抜いた場合やUSBメモリーを異常が発生した場合に正しく差し込んでから表示されます。
再度バックアップを行ってください。
USBメモリーを抜き、をリストア中にタッチしてください。
USBメモリーを抜いた場合やUSBメモリーを異常が発生した場合に正しく差し込んでから表示されます。
再度リストアを行ってください。

80

8.4.手動復帰について
パワコンが、停電復旧時に手動復帰を要求された場合、パワコンは手動復帰に設定されています。

その際の解除方法について説明します。
■Hシリーズ●手動復帰待ち状態

パワコン本体に「SET」と表示されます。

連系

kW

自立

kWh

●本体での解除方法

運転切替スイッチを一度「停止」にし、その後「連系」にしてください。

●パワーモニターでの解除方法（１）パワーモニターにUSBキーを取り付けます。
（２）画面上部にUSBメモリーキーアイコン（鍵横の数字は機能とは無関係です）が表示されていることを確認します。
（３）サービスモードに入り、設定画面から整定値を選択します。
（４）Grid Lock解除の表示されるので、をタッチすると、「手動復帰が完了しました。」というダイアログがをタッチします。

※外部遠隔操作設定が、「連系」になっていることを確認してください。

■Mシリーズ●手動復帰待ち状態

パワコン本体の液晶ディスプレイに「Locked」と表示されます。
（M16Sは表示されません。）●本体での解除方法

ENTキーを長押してください。
（M16Sは未対応）（１）パワーモニターにUSBキーを取り付けます。
（２）画面上部にUSBメモリーキーアイコン（鍵横の数字は機能とは無関係です）が表示されていることを確認します。
（３）サービスモードに入り、設定画面から整定値を選択します。
（４）遠隔/手動復帰設定のGrid Lock解除のというダイアログが表示されるので、をタッチすると、「手動復帰が完了しました。」
をタッチします。

※外部遠隔操作設定が、「ON」になっていることを確認してください。

81

おかしいなと思ったら（トラブルシューティング）●パワーモニターでの解除方法

９.整定値一覧

9.1.Hシリーズ（RPI H4J(P)、RPI H4.5J(P)、RPI H5.5J(P)、RPI H6J(P)、RPI H6J-3、RPI H10J）
設定項目

パワーモニター表示

系統過電圧 OVR

系統過電圧 OVR

系統不足電圧UVR

系統不足電圧UVR

OVR・UVR
整定時間

OVR&UVR
整定時間

系統過周波数
OFR

系統過周波数
OFR

設定範囲

パワコン
初期値 本体表示

OVR の動作整定値を変更する

110 〜 120 V（step 1V）

115 V

UVR の動作整定値を変更する

80 〜 92 V（step 1V）

80 V

0.50 、1.00、1.50 、2.00s

1.00s

OFR 系統過周波数を変更する

50Hz 運転：50.5 〜 51.5 Hz
60Hz 運転：60.6 〜 61.8 Hz（step 0.1Hz）

51.0 Hz61.2 Hz48.5 Hz58.2 Hz

設定内容

OVR・UVR の整定時間を変更する

系統不足周波数
UFR

系統不足周波数
UFR

UFR 系統不足周波数を変更する

50Hz 運転：48.5 〜 49.5 Hz
60Hz 運転：58.2 〜 59.4 Hz（step 0.1Hz）

OFR・UFR
整定時間

OFR&UFR
整定時間

OFR・UFR の整定時間を変更する

0.50 、1.00、1.50 、2.00s

1.00s

連系保護リレー復帰時間

連系保護リレー復帰時間

連系保護リレー復帰時間を変更する

10 、60、150 、300s 、SET

300s

有効電力による系統電圧
系統電圧上昇抑制
系統電圧上昇抑制 上昇制御を変更する③（有効電力制御） （この設定を使用する場合、（有効電力制御）①と②は OFF になります。）

OFF、107.0V 〜 112.0V（step 0.5V）

OFF

単独運転検出機能（受動方式）

単独運転検出（受動方式）

単独運転検出（受動方式）を変更する

On 、OFF

On

出力制御レベル

出力抑制レベル

出力制御レベルを変更する

0 % - 50 %50%

地絡電流検出

地絡電流検出

地絡電流検出を変更する

On 、OFFOn

Indoor：屋内用
Outdoor：屋外用

Outdoor

整定値一覧

表示設定（屋内用・屋外用）を
表示設定
表示設定
（屋内用・屋外用）（屋内用・屋外用） 変更する

82

パワーモニター
表示

設定内容

設定範囲

パワコン
初期値 本体表示

系統電圧上昇抑制 系統電圧上昇抑制 進相無効電力 / 有効電力による②（進相無効電力制御 系統電圧上昇制御を変更する（進相無効電力制御、および（この設定を使用する場合、有効電力制御） 有効電力制御） ①と③は OFF になります。）

OFF、
1：105.0 / 107.0V
2：105.0 / 107.5V
3：105.0 / 108.0V
4：105.5 / 108.5V
5：106.0 / 109.0V
6：106.5 / 109.5V
7：107.0 / 110.0V
8：107.5 / 110.5V
9：108.0 / 111.0V
10：108.5 / 111.5V
11：109.0 / 112.0V

9進相無効電力制御の 進相無効電力制御の 注入無効電力の最大値を
運転力率整定値 運転力率整定値 変更する

0.85( L0.85 ) 〜 1.00
（step 0.01）

0.85*3−出力制御機能現在の設定状態を表示−−

出力制御機能出力制御機能(プリセット）出力制御機能をON(Rated) / OFFする

Rated 、OFF

OFF−

力率一定制御現在の設定状態を表示

−

−

OFF、
0.80( C0.80）〜
1.00〜-0.80( L0.80 )（step 0.01）

OFF*3

力率一定制御①

力率を変更する
力率一定制御（この設定を使用する場合、(プリセット）②と③は OFF になります。）−

出力制御の調整

現在の設定状態を表示−−

出力制御の調整

出力制御の調整(プリセット）*1

出力制御の増減率を設定します

0% 〜 100%

100%

上記の増減率が 100% 〜 0%
60、120、180、240、300、出力制御の時間 出力制御の時間*1 （0% 〜 100%）までの出力変化
360、420、480、540、600s
時間を設定します

−

−

−

300s

−

モニター接続中断
将来のための機能です。
（外部通信異常）−

停止：パワコンを停止します。
連系：パワコンを連系にします。
停止、連系、自立、手動切換 手動切換
外部遠隔操作設定
自立：パワコンを自立運転します。
手動切換：本体操作を優先します。

−−

連系保護リレー復帰時間が自動(OFF)/手動(ON) SETに設定されているとき、パワコンが停電等で停止した
復帰設定*2場合に復帰させるボタンです。

−

機器ID設定−機器 ID 設定を変更する

−

OFF

−

−

1 〜 32

1−*１：設定変更には、USBメモリーキーが必要です。
また、この設定するとパワコンからの変更は、できません。
*２：設定変更には、USBメモリーキーが必要です。
*３：系統から見たときの表記です。

83

整定値一覧

設定項目

9.2.Mシリーズ (RPI M16A, M20A, M50A

̲120, M50J、
M88H̲121, M88H̲122)

記載されていない項目は、変更せず初期値のまま使用してください。
設定項目

パワーモニター
表示

設定内容

国設定

設定範囲

初期値

パワコン
本体表示

ID番号

機器IDを見ることができます。設定は本体で行って
ください。

共通

−

−

−

絶縁設定

起動時の絶縁をチェック
します。

共通

機能 OFF/ 機能 ON/
正極接地/負極接地

機能 ON

Insulation

漏れ電流の検出

漏れ電流の検出を行うか行わないかの設定ができます。

共通

機能 ON /
機能 OFF

機能 ON−

非常停止装置 1

非常停止入力端子（EPO）の設定

共通

常時開 / 常時閉

常時開

EPO

電気方式設定電気方式の設定です。
3P3Wを選択して
ください。

共通

3P3W/3P4W

3P3W

ACConnection

無電圧接点装置 1

施工設定
無電圧接点装置 2

無電圧接点（Dry Conact A）の設定

無電圧接点（Dry Conact B）の設定共通

無効（プリセット）/系統連系 /
ファン異常 /
無効
Dry Cont.A（プリセット）
絶縁異常 /
アラーム / エラー /フォルト / ワーニング

共通

無効（プリセット）/系統連系 /
ファン異常 /
無効
Dry Cont.B（プリセット）
絶縁異常 /
アラーム / エラー /フォルト / ワーニング
機能 OFF/
能動方式と能動方式 /
受動方式
受動方式 /
能動方式と受動方式−

周波数フィードバックのゲインの量を設定します。
フリッカー対策で電力会社から指示があった 共通
場合は変更してください。
通常は、「100％」のまま
お使いください。

0 〜 100% step 1%

100％

−

無効電力の最大注入量を設定します。
フリッカー対策で電力
最大注入無効電力 会社から指示があった 共通
場合は変更してください。
通常は、「100％」のまま
お使いください。

0 〜 100% step 1%

100％

−

単独運転検出方式を設定できます。
単独運転検出機能共通
通常は「能動方式と受動方式」で使用します。

整定値一覧

周波数フィード
バックゲイン84

9.2.Mシリーズ (RPI M16A, M20A, M50A

̲120, M50J、
M88H̲121, M88H̲122)

施工設定（M16A、M20A)

パワーモニター
表示

設定内容

国設定

設定範囲

初期値

パワコン
本体表示

非常停止装置 1

非常停止入力端子（EPO）の設定

共通

常時開 / 常時閉

常時開

EPO

電気方式設定電気方式の設定です。
3P3Wを選択して
ください。

共通

3P3W/3P4W

3P3W

ACConnection

共通

ON / OFF

ON

RemoteControl

共通

ON / OFFON

Grid
err.Lock

運転切替

遠隔 /
手動復帰設定手動復帰設定の自動(OFF)/手動(ON)ON（手動）/
復帰設定
OFF（自動）Grid Lock解除*1

手動復帰の
実行ボタン

共通

−

−

UnlockGrid lock

連系保護リレー復帰時間

連系保護リレー
復帰時間を設定共通

0 〜 300

300

Reconnection
Time

共通

−

OFF

−

モニター接続中断 将来のための（外部通信異常） 機能です

系統過電圧 *3（OVR)

OVR の感度を設定

Japan 50Hz
Japan 60Hz
Japan PL 50Hz
Japan PL 60Hz

460.0

Japan 50Hz 420V

483.0

Japan 60Hz 440V

系統過電圧
復帰値

Japan 50Hz
Japan 60Hz
Japan PL 50HzOVR の感度 -8V の Japan PL 60Hz
値を設定
Japan 50Hz 420V

318.0 〜 529.0(ステップ：0.1)

系統電圧設定OVR整定時間共通

OVR の時限を設定

475.0

系統不足電圧復帰値

UVR整定時間UVR の感度 +8V の値を設定

Japan 50Hz
Japan 60Hz
Japan PL 50Hz
Japan PL 60Hz

0.0 〜 5.0

1.0

320.0
336.0
318.0 〜 529.0(ステップ：0.1)

328.0
344.0

Japan 60Hz 440V

360.0

共通

85

0.0 〜 5.0

VacHigh Oﬀ T

Vac
Low Oﬀ

352.0

Japan 50Hz 420VUVR の時限を設定

Vac
High On

498.0

Japan 50Hz
Japan 60Hz
Japan PL 50Hz
3
系統不足電圧 *UVR の感度を設定 Japan PL 60Hz
（UVR)
Japan 50Hz 420V
Japan 60Hz 440V

506.0
452.0

Japan 60Hz 440V

Vac
High Oﬀ

1.0

Vac
Low OnVac
Low Oﬀ T

整定値一覧

設定項目

設定項目

パワーモニター
表示

設定内容

系統過周波数 *3
OFR の感度を設定
(OFR)

国設定

51.00

Japan 60Hz
Japan PL 60Hz

61.20

Japan 50Hz 420V

51.00

Japan 50Hz
Japan PL 50Hz

系統周波数
設定

OFR整定時間

OFR の感度-0.05Hz の値を設定

50.95

Japan 60Hz 440V

61.15

出力制御

48.50

Japan 60Hz
Japan PL 60Hz

58.80

Japan 50Hz 420V

48.50
45.00 〜 65.00(ステップ：0.1)

Fac High On

Fac High Oﬀ T

Fac Low Oﬀ

58.80
48.55

Japan 60Hz
Japan PL 60Hz

58.85

Japan 50Hz 420V

48.55

Japan 60Hz 440V

58.85

Fac Low On

UFR整定時間

UFR の時限を設定

共通

0.0 〜 5.0

1.0

Fac Low Oﬀ T

出力制御機能（実際）

現在の設定状態を
表示

−

−

−

−

出力制御の調整（実際）

現在の設定状態を
表示

−

−

−

−

出力制御機能プリセット *2出力制御機能の動作 / 不動作の設定

共通

ON / OFF

OFF

Mode

出力制御の調整
プリセット *2

出力制御の調整

共通

０〜100

100

Set Point

共通

０〜600

300

出力制御の時間

整定値一覧

1.00

Japan 50Hz
Japan PL 50Hz

Japan 50Hz
Japan PL 50Hz
UFR の感度+0.05Hz の値を設定

0.0 〜 5.0

Fac High Oﬀ

50.95

Japan 50Hz 420V

共通

パワコン
本体表示

61.20

61.15

Japan 60Hz 440V

系統周波数低下
復帰値

45.00 〜 65.00(ステップ：0.1)

Japan 60Hz
Japan PL 60Hz

OFR の時限を設定

系統不足周波数 *3
UFR の感度を設定
(UFR)

初期値

Japan 50Hz
Japan PL 50Hz

Japan 60Hz 440V

系統周波数上昇
復帰値

設定範囲

86

パワーモニター
表示

設定内容

国設定

設定範囲

初期値

パワコン
本体表示

機能の動作 /
電圧上昇抑制（有効電力制御） 不動作の設定

共通

ON / OFFON

Mode

解除の動作時間

解除の動作時間共通

10 〜 900

10Recovery Time

出力制御
開始レベル

出力抑制開始出力
初期値のまま使用してください。

共通

10 〜 10055

Lock-in Power

出力制御
レベル

出力抑制レベル
初期値のまま使用してください。

共通

0 〜 5050

Lock-out
Power

設定項目

電圧上昇抑制（有効電力制御）

出力制御開始電圧

出力抑制開始電圧

Japan 50Hz
Japan 60Hz
Japan PL 50Hz
Japan PL 60Hz
Japan50Hz 420V

398.4 〜 506.0(ステップ：0.1)

Japan60Hz 440V

出力制御終了電圧

出力抑制停止電圧

Japan 50Hz
Japan 60Hz
Japan PL 50Hz
Japan PL 60Hz
Japan50Hz 420V−

無効電力制御方式
選択機能OFF(Default)：
力率一定制御、進相無効電力制御が無効電力制御OFFになります。
方式選択
力率一定制御：（実際）
無効電力制御方式 力率一定制御が選択(プリセット） ONになります。
Q of U Control：
進相無効電力制御がONになります。
力率一定制御、進相無効電力制御
両方ONは出来ません。

共通

358.5 〜484.0(ステップ：0.1)

力率一定制御整定値（実際）

現在の設定状態を
表示

−

438.2
462.0

Lock-out
Voltage

484.0
−

−

−

機能OFF(Default)/
Reactive power
Q of U
力率一定制御/Control law
Controlselection
Q of U Control

−

−

−

1

cosφ

0.80

力率の設定
力率一定制御整定値(プリセット）（系統から見て）共通(Ind0.80：遅れ）〜

1〜
-0.80

(Cap0.80：進み）

87

整定値一覧

力率
「Constant Cos
（φ）」
選択時

470.4

Lock-in
Voltage492.8

Japan60Hz 440V
無効電力制御方式 現在の設定状態を選択（実際）
表示

448.0

設定項目

電圧上昇抑制（進相無効
電力制御）「Q of U
Control」
選択時

パワーモニター表示

設定内容

進相無効電力注入開始電圧進相無効電力注入開始電圧国設定
Japan 50Hz
Japan 60Hz
Japan PL 50Hz
Japan PL 60Hz

Japan50Hz 420V

設定範囲

381.1 〜 506.0(ステップ：0.1)

Japan60Hz 440V

進相無効電力最大注入電圧

最大注入時の進相無効電力Japan 50Hz
Japan 60Hz
Japan PL 50Hz
Japan PL 60Hz

進相無効電力最大注入電圧Lock-in Voltage の値を設定

Japan50Hz 420V

パワコン
本体表示

428.0
V1s

449.4
470.8

381.1 〜 506.0(ステップ：0.1)

Japan60Hz 440V

V2s 時の進相無効
電力（85％）

初期値

共通

448.0
V2s

470.4
492.8

0 〜 6352*１：設定変更には、USBメモリーキーが必要です。

Qs limit−*２：設定変更には、USBメモリーキーが必要です。
また、この設定するとパワコンからの変更は、できません。

*３：これらの項目において、変更が失敗し、失敗の理由に「無効値」と表示された場合、その無効の項目の値の枠の右に「＊」（アスタリスク）が表示されます。

パワコン本体と同様に数値の大小チェックがあります。

そのようなエラーが発生した場合、無効値の項目の数値を元に戻し、更新後、復帰値だけを設定し更新します。
最後に無効値だった項目を設定します。

このエラーを2回の作業になりますが、先に復帰値の項目だけを設定し、その後に* 3の項目を設定することで、防ぐことが出来ます。

例えば、系統不足電圧（UVR）が無効値になった場合

UVRにおいてUVRに対し復帰値が「UVRの値＋８V」の設定になります。

パワーモニターは、上から順にパワコンに書き込みます。UVRを書き込む際、UVR＞復帰値の場合は無効値のエラーとなります。

1. UVRの値を元の数値（初期値）に戻します。
（ 例：330V→ 320V）
2.「全パワコン更新」を行います。
3. 更新が成功したら、復帰値の項目にだけ数値を入力します。
（例：328.0V→338.0V）
4.「全パワコン更新」を行います。
5. 更新が成功したら、UVRの項目に数値を入力します。
（例：320.0V→330.0V）
6.「全パワコン更新」を行います。
※整定値の設定範囲外の場合も「無効値」になります。範囲内の正しい値を入力してください。

9.3.M16S

M16S

施工・保守マニュアルをご参照ください。

整定値一覧

9.4.New Hシリーズ（H5.5J̲223、H4J̲220、H4.5J̲230、H5.5J̲230、H6J̲240）

H5.5J̲223、H4J̲220、H4.5J̲230、H5.5J̲230、H6J̲240施工・保守マニュアルをご覧ください。

88

メモ

89

技術的なお問い合わせ先

デルタ電子株式会社
インフラソリューション事業本部
エネルギーソリューション事業部〒553-0003 大阪市福島区福島5-9-6
TEL 0570-550-065（パワーコンディショナお問い合わせ窓口）●修理・工事などのご相談・お問い合わせは、お買い求めの販売店・工事店へ。

許可なく複製・転記すること並びに部分的にもコピーすることを禁じます。

20240220133