ライトコントロールスイッチ
ライトコントロールスイッチ LED照明対応形 調光範囲設定機能付

PWM信号制御方式【白熱灯および白熱灯用調光器対応形照明器具用】【PWM信号線式調光照明器具専用】

WJH03640PW

WJ-RLE5

WJH-1

WJH03650PW

WJ-RTE2

AC100V 500VA

ライトコントロール 取付枠
スイッチ本体AC100V 200VA

ライトコントロール 取付枠
スイッチ本体

信号線出力 200mA ライトコントロール 取付枠
スイッチ本体¥12,288¥12,000¥75¥14,188¥13,900¥75¥15,388

出力電圧波形

定格容量

出力電圧波形

定格容量回路構成

2A

AC100V（交流電源）（500VA）

AC100V（交流電源）

調光対応
照明器具（ランプ負荷）（200VA）

調光対応
照明器具（ランプ負荷）片切スイッチ

調光信号線
DC 10V 1kHz
調光信号生成回路

200mA※初回電源投入時の注意事項があります。P.293調光上限自動設定機能についてをお読みください。

様WJ-RLE5電源線なりますが、消灯機能を持たない照明器具の場合は消灯しません。
照明器具の電源を入切りする外付けスイッチを別に設けてください。

●消灯機能なし品もあります。
WJ-RPWM1N ¥15,100

WJ-RTE2

WJ-RPWM1

定格電圧AC100V （50/60Hz共用）

定格電圧

AC100V （50/60Hz共用）

定格電圧

定格電流

5A （5000mA）

定格電流

2A （2000mA）

定格出力

消灯操作時漏れ電流
適合負荷容量

消灯操作時漏れ電流

1mA以下
白熱灯

適合負荷容量調光対応LED照明器具 5000mAまで[下限設定]

使用周囲温度

0℃〜35℃

約0.5％〜約50％の範囲で手動設定可能

適合電線

使用周囲温度

絶縁12V±2V 1kHzパルス幅変調（PWM）矩形波

適合負荷容量（信号線電流5mAの場合）※JIS C 8120 附属書E
パルス幅変調（PWM）による制御に対応したもの

PWM信号線式調光照明器具 1〜40台

調光対応LED照明器具 2000mAまで消灯（0％固定）

PWM出力機能

下限設定値〜約95％連続[下限設定]

約0.5％〜約50％の範囲で手動設定可能[上限設定]

光源の安定する最大出力に自動設定

0℃〜35℃
銅単線 φ1.6mm φ2mm

適合電線

銅単線 φ1.6mm φ2mm

最大200mA
4Ｗ以下

5W〜200W（1灯100W以下）[可 変 幅]
調光機能（明るさ比）

AC100V〜254V （50/60Hz共用）

定格消費電力

誘導負荷は使用できません

消灯（0％固定）
下限設定値〜約95％連続

調光機能（明るさ比）

1mA以下
白熱灯

5W〜500W（1灯100W以下）[可 変 幅][可 変 幅]

約98％固定（消灯対応出力）、[下限設定]

約95％〜約50％の範囲で手動設定可能

下限設定値〜約5％連続（Duty比）信号線総配線長

100m以内使用周囲温度

0℃〜35℃電源入力端子：銅単線 φ1.6mm φ2mm
信号出力端子：銅単線（CPEV相当）φ0.9mm φ1.2mm

適合電線適合ランプ・照明器具

適合ランプ・照明器具

・白熱灯（一般白熱電球・レフランプ・ミニクリプトンランプ・シャンデリア電球・100Vハロゲンランプを含む）*合計消費電力が定格（正位相 5〜500W、逆位相5〜200W）の範囲内であれば、接続灯数に制限はありません。
（但し、1灯あたり100W以下で使用）
・白熱灯用調光器対応のLEDランプならびに照明器具【最大接続灯数内で合計消費電流 50〜5000mA（正位相）、50〜2000mA(逆位相)で使用】*最大接続灯数は突入電流値による制限を受けるため、照明器具により異なります。

・PWM信号線式調光照明器具

使用できない照明器具
・調光非対応LEDランプ、電球形蛍光灯・水銀灯・ダウントランスを用いるローボルトハロゲンランプ
・調光機能内蔵照明器具

使用できない照明器具

WJ-RPWM1
WJ-RPWM1N

231483.5101107.24523※部寸法は埋込取付時、壁面からの奥行寸法です。

※33※40.4※33※部寸法は埋込取付時、壁面からの奥行寸法です。

19192-M3ネジ

19※332323232-M3ネジ

2-M3ネジ4522.51422.5

・DMX信号用照明器具

83.5
101

WJ-RTE2
WJ-RTE2N

2345.722.5

1483.5101107.2

WJ-RLE5WJ-RLE5N

信号線制御式
調光対応照明器具

信号線制御式
調光器●調光器特有の うなり音 がなく、照明器具の音も静穏化。 ●調光器から調光信号（PWM信号）を送り、器具側の電源ユニットで光源の明るさを制御する方式です。
シアター・オーディオルームや寝室に適しています。
（電源線の2本に加え、調光信号線2本の配線が必要）●調光器を多回路連接接続した際に起こりがちな「電源干渉」による照明器具のチラツキが発生しにくく、 ●照明器具の入力電源をスイッチングしないため、調光変化がスムーズです。
低照度域の調光がスムーズに行えます。
●照明器具の持つ調光範囲をフルに制御できます。
●合計消費電流 2Aまでの照明器具に対応します。
●1連ボックスに取付が可能。
●消灯機能なし品もあります。
＊ツマミを左いっぱいに回しきると消灯対応出力（Duty比 約98%）に
WJ-RTE2N ¥13,900※）LED照明器具の場合、器具の突入電流の影響で接続灯数に制約を受ける場合があります。
※）低力率器具の場合、負荷電流 5Aが接続限度です。

仕電源線

AC100V（交流電源）（信号線）●500Wまで※）の高容量の照明器具に対応し、明るさを重視するリビング・ダイニングなど広い空間に適しています。
●多灯数の照明やハロゲンランプ・白熱灯の制御に適しています。
●消灯機能なし品もあります。
WJ-RLE5N ¥12,000

¥75

回路構成

（電源線）

制御回路

WJH-1

¥15,10045.7

J・W I D E シ リ ー ズ 配 線 器 具

電界効果トランジスタ

制御回路

WJ-RPWM1

15A

逆位相制御式調光器

位相制御式調光器
双方向サイリスタ

5A

WJH03634PW

45.7

回路構成

WJH-1107.2

定格容量098

一部のLED照明器具では不安定動作する組合せがあります。
施工前に弊社営業所にお問い合わせください。

逆位相制御方式

正位相制御方式【白熱灯および白熱灯用調光器対応形照明器具用】

ライトコントロールスイッチ本体

45※部寸法は埋込取付時、壁面からの奥行寸法です。

使用上のご注意
施工上のご注意

ライトコントロールスイッチ■使用上のご注意

ライトコントロールスイッチの施工方法（PWM制御は46mm）

調光範囲設定機能
・ ツマミをかなり回さないと照明が点灯しない
・ 調光下限近くでチラツキが起こる
・ 多灯接続時に複数の照明間で点灯/消灯するタイミング★が揃わない★ 照明のメーカー/品番によっては点灯・消灯するまでに時間のかかるものがあります。この場合、点灯/消灯の応答タイミングを一致させることはできません。

※調光設定できる範囲は、正位相制御・逆位相制御の場合下限約0.5%から約50%までです。PWM信号制御の場合Duty比約95%から約50%までです。
※調光対応形LEDランプの種類によっては、調光範囲設定をすることで明るさの調節幅が小さくなります。
「調光範囲設定」の詳細は製品の取扱説明書または下記掲載ページをご覧ください。
正位相制御調光器 ･････････････････････ P.285、289
逆位相制御調光器 ･････････････････････ P.293、297
PWM制御調光器 ･･････････････････････ P.301、305■施工上のご注意●本製品の結線作業は分岐回路の配線用遮断器を必ず切ってから行ってください。活線作業により調光回路の配線が一瞬でも地絡あるいは短絡すると、内部の半導体回路を破壊し使用不能になります。
●ブレーカのトリップテストはライトコントロールスイッチを取付ける前に行ってください。一瞬の短絡で壊れます。
●電路の絶縁性能試験（メガテスト）は、あらかじめライトコントロールスイッチを電路から外して行ってください。
●ライトコントロールスイッチの負荷側にコンセントを施設しないでください。定格を超えて使用されるおそれがあり、異常発熱や火災の原因になります。
●金属製プレートは動作時に熱くなるため推奨しません。
●施工条件により最大負荷容量が変わります。表１を参考に負荷を減じて施設してください。
●金属取付枠（BS-C）枠付け器具と連接して取付ける場合は、ライトコントロールスイッチを向かって左側に寄せて取付けてください。右側ではプレートの取付ピッチ（46mm）と合わず取付けできません。

ライトコントロールスイッチ専用取付枠
単独
2連接
3連接
2連用
WJH-2
¥150

3連用
WJH-3
¥225

4連用
WJH-4
¥300

調光範囲設定ボタン

設定ボタンは化粧カバーに開いた穴の奥にあります。
先端が細く折れにくいものを使用して軽く押して操作して下さい。

ここでいう調光下限とは・チラツキが起こる場合 ･････････････････ チラツキが起こらない最少の明るさ
・点灯開始が遅い場合 ･･･････････････････ 点灯開始直後の明るさ
・点灯/消灯タイミングが揃わない場合 ････ 全照明点灯直後の明るさ（正位相制御・逆位相制御）

1連用
WJH-1
¥75

ツマミ

●調光範囲の下限を設定することで、次のような現象が改善できます。

4連接

正位相
逆位相
正位相
逆位相
正位相
逆位相
正位相
逆位相

〔表1〕

ボックスレス
断熱材有り

金属ボックス樹脂ボックス

白熱灯

LED照明

白熱灯

LED照明

500W
200W
400W
160W
350W
140W
350W
140W

5000mA
2000mA
4000mA
1600mA
3500mA
1400mA
3500mA
1400mA

400W
160W
350W
140W
300W
120W
300W
120W

4000mA
1600mA
3500mA
1400mA
3000mA
1200mA
3000mA
1200mAJ・W I D E シ リ ー ズ 配 線 器 具●ツマミを右に回すと明るく、左に回すと暗くなり、左に回しきると消灯します。OFFの位置以外でもランプの種類により消灯しているように見えるものがありますが、ランプには電流が流れています。消灯するときは必ずツマミを左に回しきってください。外付けの入切スイッチが設置されている場
合は、外付けスイッチを操作して電源を切ってください。
●ランプを交換する時や照明器具をお手入れする時は、分岐回路のブレーカを必ずOFF（切）にしてください。感電の原因になります。
●ライトコントロールスイッチの定格を超える負荷の使用や放熱支障により本体内部が異常な温度に達すると、焼損防止の為内蔵のヒューズが溶断して使用不能になります。
（ヒューズだけを交換することはできません）●調光機能付き照明器具には使用できません。
●調光下限近くで負荷がチラついたり、多灯接続にて負荷の点灯/消灯タイミングが揃わない場合は、調光範囲設定を行ってください。
「調光範囲設定機能」については、右欄 をご確認ください。
●ご使用中プレートが多少温かくなりますが、異常ではありません。
●本器は雑音防止回路を内蔵していますが、ラジオなどの音響機器を近くで使用すると雑音障害を生じる場合があります。そのような場合には、次の措置を行ってください。
①音響機器のアースをとりアンテナを接続してください。
②ライトコントロールスイッチの電源と音響機器の電源は別配線にし、配線間の距離を１m以上離してください。
③ライトコントロールスイッチと音響機器、アンテナ及びアース線とは1m以上離してください。

ライトコントロールスイッチの配線例 2箇所で操作する場合などの配線図は、資料ページ P.359をご確認ください。
正位相制御・逆位相制御方式［負荷］

ライトコントロールスイッチだけでもランプを消灯できます。
※調光信号で消灯する機能を持つ照明器具に限る。

［電源］

調光信号線
ライトコントロールスイッチ

ブランクカバー

ブランクカバー［負荷］
ライトコントロールスイッチ

片切スイッチ

外付けスイッチで入切操作する場合・消灯機能を持たない照明器具は、外付けスイッチを本製品と別に設け、スイッチで入切します。
・単相３線式200V等、電源線の両相が電圧側（非接地相）となる場合、点滅器は両切りスイッチにすることを推奨します。

［電源］

調光信号線
適合照明器具設定した明るさを頻繁に変更しない場合は、入切スイッチを本製品と別に設けると便利です。

電源線

﹇電源﹈

外付けスイッチで入切操作する場合

適合照明器具※ライトコントロール
スイッチ

﹇電源﹈

ライトコントロールスイッチだけでもランプを消灯できます。

PWM信号制御方式

ライトコントロールスイッチ

片切スイッチ
電圧側

電源線

接地側

099