Integrated Control & Monitoring System

Catalog P4323-K

– Integrated Control & Monitoring System –－分 散 型統 合 監 視 制 御 シ ス テ ム－

Long- Life Components
Key components and software are developed and made in Japan
under stringent quality controls, which ensures durability, highreliability, high quality and long-term supply availability.
主要なコンポーネント及びソフトウェアは、徹底した品質管理のもと国内で生産・開発し長寿命・高品質・長期供給を実現します。

Simple & Smart Maintenance
TERANET50X system is designed to ensure the system and plant faults
to be easily diagnosed and defective components to be replaced withminimal downtime.
TERANET50Xシステム及びプラントの故障診断が容易にできるように、また最小のダウンタイムでコンポーネントを交換できるように設計しています。

Leading Edge Applications
TERANET50X system can be applied as Total Integrated Automation System
to integrate and automate engine, machines, cargo and power management by
utilizing its controls, arithmetical operations and communication features.
制御・演算・通信機能を駆使し、機関・荷役・パワーマネジメントの統合及び自動化を行う応用システムに拡張できます。

Software quality is managed via a development process that is certified under Lloyd’s Register Software Conformity Assessment.
ソフトウェアは、ロイド船級協会のSCA（Software Conformity Assessment）認証を取得した開発プロセスにより品質管理を行っています。

1

Distributed System Configuration
The system integrates interchangeable and standard components over adual loop Ethernet network, which effectively minimizes the impact ofequipment faults.
相互に交換可能な標準コンポーネントを分散配置し、2重ループ型イーサネットにて統合することで故障による影響を最小化しています。

Support the Lifecycle Value of Ships

Open Platform
The ship-to-shore information sharing platform enables ships and land-based offices toshare data with a wide range of applications through communication and storage
features designed for utilizing“Big Data”base.
様々なアプリケーションとデータ共有が可能な通信及びデータ蓄積機能を持つ“Big Data”の活用を見据えた船陸間情報共有基盤です。
2

Distributed System Configuration
Distributed Processing Configuration integrates sub-systems over a dual loop Ethernet
2重ループ型イーサネットにて各 種サブシステムを統 合 する分 散 型のシステム構 成Engine Control Room
Machinery Control &Monitoring

Power Management/ Generator Control

RSTPHUB

MarineComputerMarineMarineComputerComputer

RSTPHUB
Log PrinterDual Loop Ethernet
Alarm Printer

Main/Standby

PCU

PCU

Field Bus (Dual)
LIO

LIO

DIDO

AI

AO

Long-Life Components

PCU

LIO

Process Control
Unit

Local I/O Unit
DI

監視・制御・演算を行うインテリジェントコントローラー●Redundancy available for key parts (Main/Standby conﬁguration).
Temperature range (-10℃～+70℃) and vibration resistance (4G)
allow direct mounting on engines.

AI●●Earth fault detection on all I/O channels.
Temperature range (-10℃～+70℃) and vibration resistance (4G)
allow direct mounting on engines.

●Universal analog input unit with 11-signal support.

●

重要部分にはMain/Standby方式の2重化が可能。

●

入出力信号の地絡検出回路を搭載。

●

機側設置を考慮した動作温度範囲（-10～70℃）及び耐振動性（4G）。

●

機側設置を考慮した動作温度範囲（-10～70℃）及び耐振動性（4G）。

１１種類の信号に対応した高機能アナログ入力ユニット。

●

3AO

15 selectable I/O signals condensed into 4 local I/O units
15種類の入出力を4種類のLocal I/Oユニットに集約

Intelligent controller for monitoring, control and computing●DOWheel House
GPSAuto Pilot
Speed Log
Gyro

PCU

TERASAKI
MarineInformation
Platform

Accommodation

Ship - Shore
Communication
Option PC
MarineComputerAnemometer

Deck Office

Option PC

Cargo／Ballast Control &Monitoring(Ethernet)
MarineComputer

RSTP

MarineHUB

Computer(Serial)

EAP
RSTP

HUB

(ISO 16425※Ship’s LAN)
Main
/Standby

PCU

Main/Standby

PCU

LIO
Other System (s)・VDR・M/E Remote Control System
・Loading Computer・Tank Monitoring System・etc※ISO 16425：Guidelines for the installation of ship communication
networks for shipboard equipment and systems.

MarineComputer

EAP

MarineComputer

Extension AlarmPanelEthernetSwitch

Extension alarm panels with 7-inchcolor LCD touch screen

Easy-to-connect managed
Ethernet switches

厳しい船舶搭載要件を満足した
表示用コンピューター

7インチタッチパネル付きカラーLCD
採用の延長警報パネル

複雑な設定が不要なマネージドイーサネットスイッチ

Maintenance-free design with no use oflife-limited fans, HDD or batteries.
● Available for widescreen.
寿命部品であるファン、HDD、バッテリーを使用しないメンテナンスフリー設計。

ワイドスクリーンに対応。

●

HUB

Durable computer interface designed
for ocean-going environments

●

●RSTP

●
●

●
●

Automatic dimmer that reacts to surrounding brightness.
Available in Ethernet or serial communicationarchitecture.
周囲の明るさに追随するオートディマー機能。
船内LANに直接接続できるイーサネットタイプと互換性を重視したシリアル通信タイプをラインナップ。

●

Advanced self-diagnostics foridentifying disconnections.

●

RSTP topology to ensure loop connections.

●

断線経路の特定が可能な高度な自己診断機能。

●

万一の通信ラインの断線にも強いループ接続が可能なプロトコル（RSTP）を搭載。

4

Simple & Smart Maintenance
1 Maintenance・Diagnosis メンテナンス・自己診断
Quick pin-pointing of fault locations andeasy parts replacement
故障箇所やその原因をひと目で把握、簡単に交換●●●

Unit Status／ユニットステータス

●

●

●

Network Status／ネットワークステータス

●

●

●

●

Graphical network status displays that make it easy to identify faultlocations.
Jumping from network status displays to unit status and detailed
status displays that indicate causes of faults in detail, e.g., earth fault
detected in I/O signal channel, etc.
All functions are enabled using standard components. In the eventof trouble, other sub-system components can be used instead.
All components can be replaced without shutting oﬀ the power
supply. Software and settings of data are automatically carried overto newly installed components.
Signal type, range, measurement point name, alarm thresholds andother settings can be changed on-board vessels.

故障箇所が容易に識別できるグラフィカルなネットワークステータス画面。
ネットワークステータスから、入力信号の地絡検出など詳細な故障要因を表示するユニットステータスや詳細ステータスへジャンプ。
全ての機能は標準コンポーネントの組み合わせで実現。万一の故障の際でも他のサブシステムのコンポーネントを替わりに使用可能。
全てのコンポーネントは、システムの電源をオフにせず交換可能。交換時、ソフトウェアや設定データは自動的に引き継ぎ。
現場で信号種別、レンジ、計測点名称、警報閾値等の設定変更が可能。

2 Log・Trend ログ・トレンド機能
Tracking of status changes and cause of fault
analysis in the event of plant trouble
プラント異常時の状態変化を追跡、原因を分析
●

●

●

●

5Analog trends are simultaneously displayed alongside changes in
auxiliary equipment status, alarms, etc.
Playback and graph projections of plant status changes before andafter trouble occurs.
Events from operating logs, start-stop logs and alarm histories ofauxiliary equipment can be displayed as lists.
Screen capture (PNG format) and logged data (CSV format) can besaved on external media device.

Log／ログ●Time stamp resolution settable from 20 msec.

●

補機の状態変化や警報等のON-OFF状態とアナログ値のトレンドを同時に表示。

●

異常発生前後のプラントの状態変化をプレイバックし、トレンドグラフに表示。

●

補機の操作・発停・警報履歴等のイベントを一覧で表示。

●

スクリーンショット（PNG形式）及びログデータ（CSV形式）を外部メディアに保存可能。

●

20msec～の時間分解能を持つタイムスタンプ。

Trend／トレンド

3 Screen Navigation 画面ナビゲーション
Thumbnails for identifying plant conditions
ミミックサムネイル表示でプラント全体の状態を把握●

Pin-pointing the target display from thumbnails.

●

Alarm screens indicated in red for easy detection.

●

Simple, easy operation using trackballs, keyboards and touch panels.

●

Both English and Japanese language support.

●

サムネイルから目的画面にジャンプ。

●

赤色表示で警報発生画面を素早く把握。

トラックボール、キーボード、タッチパネルによるシンプルで簡単な操作。

●●

英日二ヶ国語に対応。

Thumbnail View／サムネイル表示

Split-screen displays for tracking and tracing
inter-related information
分割表示で相互に関連する情報を把握●

The display area can be splitted into 2 or 4 screens, each of which candisplay diﬀerent information.

●

Information is updated in real-time even on split-screen displays.

●

Split screens can be individually zoomed in and out for better viewing.

●

表示領域を2分割または4分割し、関連する画面を表示。

●

分割表示時もリアルタイムに更新。

●

画面拡大・縮小機能により、分割時でも大きく見やすく表示可能。
Split View／分割表示

4 Extension Alarm Panel 延長警報パネル
Information is easily accessed from cabins bytouch screen operation
居室で簡単に情報を把握●

Displays both group and individual alarm conditions.

●Handy onboard clock for everyday use.

●●

Embedded engineer/oﬃcer call and personal alarm features.
Brightness is automatically adjusted according to surrounding
conditions in the wheelhouse.

●

グループ警報に加え、個々の警報状態を表示。

●

日々の利用に便利な船内時刻表示。

●

Engineer/Oﬃcer Call機能・Personal Alarm機能を組込。

●

W/Hでは、周囲の明るさに応じて自動的に明るさを調整。

Group Alarm／グループ警報

Alarm Summary／アラームサマリー

6

Leading Edge Applications
1 Plant Automation 船内プラントの自動化
PCU with sequence control, PID control andarithmetical function support
PCUにシーケンス制御・PID*制御及び演算機能を組込●

Example／画面例

Sequence control for automatically operating auxiliary equipment andvalves.

●

PID control to keep plants in prime operating condition at all times.

●

Arithmetical operation to compute plant operating conditions and eﬃciency.

●

補機やバルブの操作を自動的に行うシーケンス制御機能。

●

プラントを常時最適な状態に保つPID※制御機能。

●

プラントの運転状態及び効率を計算する演算機能。

※PID: Proportional-Integral-Derivative

Automated systems to help enhanceenergy-savings and safety of onboard plants
船内プラントの省エネ、安全性向上に貢献する
自動化システム●●●●

Pumps, fans and other equipment are selected and controlled to themost optimal number of running units and speed according to load.
Automatic fuel oil switching between HFO⇔DO.
Lights, fans and other ﬁxtures can be turned ON/OFF individuallyor in groups.
ポンプ・ファンなどの運転台数、回転数及び組み合わせを負荷に合わせて制御。

●

HFOとDO相互の燃料油切り替え手順を自動化。

●

照明・ファン等を個別またはグループ一括でON/OFF。

Example／画面例

2 Cargo・Ballast Automation カーゴ・バラスト監視・制御
Integrated features for controlling andmonitoring cargo and ballast systems
荷役・バラストの監視制御機能を統合●

Example／画面例

7

Automatic heel control to stabilize listing while loading andunloading cargo.

●

Tank levels and volumes re-calculation according to ship listing.

●Pipeline colors change according to pump and valve status.

●

Remote control of ballast water management system.

●

荷役時における船舶の傾きを制御するオートヒール制御。

●

船舶の傾きに応じてタンクのレベル・ボリュームを自動補正。

●

ポンプ・バルブの状態に合わせ、パイプラインの色を変化。

●

バラスト水処理装置の遠隔制御。

3 Communication & Calculation 演算及び通信
Visualization of engine plant operating status
機関プラントの運転状態を「見える化」●●Engine performance and turbo charger blower map display.
Fuel consumption of the engine and generator is calculated anddisplayed in real-time.

●

Equipment running time notiﬁcations for maintenance planning.

●

主機のパフォーマンス表示／過給機ブロアマップ表示。

●

主機・発電機の燃料消費量をリアルタイムに計算・表示。

●

メンテナンス計画に向けた機器の運転時間を通知。
Example／画面例

4 Power Management System 発電プラントマネジメントシステム
Safe remote monitoring and control of power
generating plants
発電プラントを安全に遠隔監視・制御●Grouped displays of power generation and load status.

●

Remote operation of generators and power distribution systems.

●

電力負荷状況・発電状況を一括して把握。

●

発電機及び配電制御システムを遠隔操作。

Example／画面例

5 Example of Control Function 制御機能の例
CONTROLSAFETY

ENERGYSAVINGLABORSAVING

CSW PUMP INVERTER CONTROL✔

M/E JACKET CFW SYSTEM CONTROL✔

✔

CENTRAL CFW SYSTEM CONTROL✔

✔

M/E JACKET CFW TEMP CONTROL (PID)✔

✔

D/G HFO/DO CHANGE CONTROL✔

✔

AUTO HEEL CONTROL✔

✔

CARGO HOLD FAN CONTROLLIGHTING CONTROL

✔
✔

✔

8

Open PlatformApplications

TERASAKI Marine Information Platform (TMIP)

R em otrouSher-sicat

Data is shared between on-shore oﬃces and ships via
ship-to-shore communications.

org
S h i p ’s L A N

at

機関、電気、航海計器を含めた様々なデータを収集・蓄積する船陸間情報共有基盤。

ion●

収集したデータは、船内の様々な機器やアプリケーションと共有可能。

●

船陸間通信を利用した陸上オフィスと船内でのデータ共有可能。

●

実海域における運航データの船内での「見える化」。

●

ClassNK Innovation Endorsement Products & Solutions 認証を取得

Ca

Certiﬁed ClassNK Innovation Endorsement Products & Solutions

vig

Operating data while at sea is visualized on-board.

●Na●

●

ipe co m m u nhorn●

Collected data is shared with a wide range of on-boardsystems and applications.

Flegio●The information and communication platform collects andstores data of engine, generators and navigational.

Weath●inte maintenanceentgemnaMaet

ビッグデータ時代に備えたオープンな船陸間データ共有プラットフォーム TMIPShi

Enginep b o a rd e q u i p m e nt

Function
STEPCollection

1STEP

Sensor : 4‒20mA, PT100, ON/OFF etc…
RS485 : Modbus-RTU, IEC61162
Ethernet : Modbus-TCP, ISO19848,
IEC61162, FTP, e-mail

2

STEP

Storage

Output3Protocol ：FTP, HTTP, SMTP
File format ：CSV, XML, JSON

STEP

Minimum sampling rate:1sec
Store the data every application
File saving triggered by state changeof measurement point

Application

4

Create report
Voyage data visualization
Analyze and calculate the time series data

System Configuration
Plus

1MarineComputer

PT100Ω

Series

4-20mA

SensorSMTP

ON - OFF
Pulse Count

1 hour cycle
Send once a day
HUB

IEC61162
Navigation
systemMaker ﬁleShore data center

HTTP

3 rd party
Application
10 second cycle

FTP

Report output

9oﬃce

Specifications／仕様一覧表
SystemSpeciﬁcation

System Architecture
Max I/O Points
Minimum Sampling Interval
Max VDUs
Max PCUs
Network
Serial Communication Ports
Serial Communication Protocol
Type Approval

システム構成最大入出力点数
最小時間分解能
最大VDU接続台数
最大PCU接続台数
ネットワーク仕様
シリアル通信ポート数
シリアル通信プロトコル
適合船級

Distributed System
8000 Points
20ms
6464
Loop Ethernet, Dual
6 Ports× P C U s
IEC 61162, Modbus Ascii／RTU, User deﬁned
ABS, BV, CCS, DNV GL, LR, NK

PCU

Power Supply, Power Consumption
Operating Temperature & Humidity
Dimensions(mm)Vibration ResistanceFieldbus I/F
Ethernet I/F
Serial I/F
General I/O

電源、消費電力
動作温度、湿度
外形寸法（mm）
耐振動
フィールドバス I/F
イーサネット I/F
シリアル通信 I/F
汎用 I/ODC24V(18V～31.2V),8W Typ-10℃～＋70℃, 96%RH Non Condensing
100(W)×360(H)×43(D)4G
Fieldbus Port ×2（Dual）
10/100Base-T×4
RS485x6, RS232C×1
DI×３, DO×３

LIO

Power Supply, Power Consumption
Operating temperature & humidity
Dimensions(mm)Vibration ResistanceFieldbus I/F
Earth Fault Detection
I/O Points
DI Unit
Signal TypePower Consumption
I/O Points
DO Unit
Signal TypePower Consumption
I/O Points
AI Unit
Signal Type

電源、消費電力
動作温度、湿度
外形寸法（mm）
耐振動
フィールドバス I/F
地絡検出
信号点数
信号種別
消費電力
信号点数
信号種別
消費電力
信号点数
信号種別

DC24V(18V～31.2V), 6～16W Typ-10℃～＋70℃, 96%RH Non Condensing
100(W)×360(H)×43(D)4G
Fieldbus Port ×2（Dual）
Available
32ch
Dry Contact
6W Typ24ch
Relay Output
12W Typ
16ch
Pt100 2-Wire 0-200℃ / 0-800℃
Pt100 3-Wire 0-200℃ / 0-800℃
4-20mADC -10～+10V / 0～5V / 0～2V
Potentiometer 1kΩ / 2kΩ
Dry Contact w/Short Circult＆Wire Break Detection
16W Typ8ch
4-20mADC 0～5V
16W Typ（DI,DO,AI,AO）

AO UnitPower Consumption 消費電力
I/O Points
信号点数
Signal Type
信号種別
Power Consumption 消費電力

MarineComputerPower Supply, Power Consumption
Operating Temperature & Humidity
Dimensions(mm)Standard Display
Input Device
Ethernet I/F
Other I/F

電源、消費電力
動作温度、湿度
外形寸法（mm）
標準ディスプレイ
入力装置
イーサネット I/F
その他入出力DC24V(18V～31.2V), 40W Max
0℃～+55℃, 96%RH Non Condensing
390(W)×90(H)×250(D)21.3" LCD, UXGA（1600x1200）
Keyboard, Trackball, Touch Panel
10/100/1000BASE-T×2
RS-232C×2, USB 2.0×6, USB3.0×2

EAPPower Supply, Power Consumption
Operating Temperature & Humidity
Dimensions(mm)Display
Mounting
Communication I/F
Other Functions

電源、消費電力
動作温度、湿度
外形寸法（mm）
ディスプレイ
取り付け方法通信 I/F
その他機能

DC24V(13.2V～31.2V), 9 . 6W Typ
0℃～+55℃, 96%RH Non Condensing
232(W) × 169(H) × 36.8(D)7" Colour LCD With Touch Panel
Wall Mount, Flash Mount
10/100BASE-T×2 or RS-485 ×1
Auto Alarm Display, Alarm Summary Display
Engineer Call System, Personal Alarm System

RSTP HUB

Power Supply, Power Consumption
Operating Temperature & Humidity
Dimensions(mm)Ethernet I/F
Other Functions

電源、消費電力
動作温度、湿度
外形寸法（mm）
イーサネット I/F
その他機能

DC24V(18V～31.2V)×2（Dual）, 6W Typ-10℃～+70℃, 96%RH Non Condensing
100(W) ×200(H) × 52.6(D)10/100BASE-Tｘ8
RSTP, SNMP, VLAN, QoS

10www.terasaki.co.jp

本社／大阪営業所

東京営業所

九州出張所

〒547–0002
大阪市平野区加美東6-13-47〒103–0025
東京都中央区日本橋茅場町1-6-10 日幸茅場町ビル5F〒849–4256
佐賀県伊万里市山代町久原字小波瀬3798-4

TEL 06-6791-2786
FAX 06-6791-2773
hakuei-osaka@terasaki.co.jp

TEL 03-5644-0150
FAX 03-5644-0155

TEL 0955-28-3700
FAX 0955-28-3799

Head Oﬃce／International Sales Dept.

Shanghai Representative Oﬃce

Hamburg Representative Oﬃce

6-13-47 Kamihigashi, Hirano-ku,
Osaka 547-0002, Japan

Room No.1405-6, Tomson Commercial Building,
No.710 Dong Fang Road, Pudong, Shanghai 200122, China

Anderheitsallee 4c, D-22175 Hamburg,Germany

TEL +81-6-6791-2790
FAX +81-6-6791-2773
hakuei-osaka@terasaki.co.jp

TEL +86-21-5820-1611
FAX +86-21-5820-1621
terasaki@vip.163.com

TEL +49-40-55-611-911
FAX +49-40-55-611-912
dan.graniceanu@terasaki.de

TERASAKI ELECTRIC CO.,(F.E.) PTE. LTD.

TERASAKI ELECTRIC (SHANGHAI) CO.,LTD.

TERASAKI ELECTRIC (CHINA) LTD.

17 Tuas Street Singapore 638454

Building 5 & 7, No.399 Xuanzhong Rd,Nanhui Industrial Zone, Shanghai, China 201314

Building A-04, NO.76, Chuangyu Road, Ningxi Street,Zengcheng District, Guangzhou 511338, China

TEL +65-6561-1165
FAX +65-6561-2166
tefe@terasaki.com.sg
www.terasaki.com.sg

TEL +86-21-5818-6340
FAX +86-21-5818-6350
tsc@terasaki.com.cn
www.terasaki.com.cn

TEL +86-20-8270-8556
FAX +86-20-8270-8586
tcsales@terasaki.cn
www.terasaki.cn

OCT. 2023
このカタログでご紹介した定格・仕様をお断りなしに変更することがありますのでご了承下さい。

Ratings and specifications covered in this brochure may be subject to change without notice.

Printed in JAPAN