エルシーピー

LCP128 ™

86 | Lutron

LCPパネル内にタイマー内蔵のLCPコントローラー搭載、小・中規模商業施設まで幅広く対応するプリセット調光システム• 最大 128 回路、128ゾーンに対応。あらかじめ設定されたさまざまな照明シーンを、ワンタッチ操作、リモートコントロール操作で簡単に呼び出し可能です。

• 4 回路がひとつになった専用モジュールを複数搭載（ 8 回路〜36 回路）。
• DALI 信号出力可能です（ TVMモジュール選択時・ブロードキャストモードのみ）。
• 照度や、各補助コントロールの機能はLCPパネル内蔵の LCPコントローラーから設定できます。
• 週間・年間タイマーを内蔵し、スケジュールにあわせた照明パターンの自動再生が可能。主要都市の日の出日の入り時刻を自動で計算、タイマー制御を連動可能。店舗での自動演出に最大限の効果を発揮します。

• シーン制御に加え、ボタンごとのゾーン制御も可能です。
• LCPコントローラー部に無電圧 a 接点入力 2 点を標準搭載。
• 専用インターフェースとの併用で、RS 232や無電圧接点などの外部信号によるコントロールも可能です。
• 弊社が特許をもつ電源安定化システム（ RTISS ™ ̶ Real Time Illumination Stability System）により、電源状態が不安定な場合でも調光レベルを一定に保持します。

■ LCP128 システムマップ

光源
照明器具へ

LCPコントローラーの機能

照明器具へ

LCPパネルに内蔵されたLCPコントローラーから全機能の設定が行えます。
（ 操作には補助コントロールが必要です。）
無電圧a接点入力2点LCPコントローラー
コントロールステーション
ステータスLED
補助コントロールリンク
液晶画面
ソフトボタン

ナビゲーションボタン

ヘルプボタン
LCP
ミニパネル

LCP
スタンダードパネル

ホームボタン

専用信号線
GRX-CBL-346S-500

モジュールリンク
補助コントロール

AC電源・AC/GC電源切替スイッチ
AC24V電源入力（配線済み）

外部機器から入力/出力
インターフェース

Lutron | 87コンボミニパネル（壁掛けタイプ）
サイズ

W：4 0 3 m m

H：6 2 3 m m

コンボスタンダードパネル（壁掛けタイプ）

D：1 0 5 m m

サイズ

W：4 0 3 m m

H：1 5 1 0 m m• ミニパネルにはXP/LP/4 A の各モジュールを最大３モジュールまで

D：1 0 5 m m• スタンダードパネルにはXP/LP/4 A の各モジュールを搭載可能（ TWM モジュール /PWM 250 モジュール選択時には最大 9 モジュールまで搭載可能（ただし、TVM モジュール /最大 2 モジュールまで）

PWM 250モジュール選択時には最大 8モジュールまで）• スペースを効率よく利用できる、壁掛けタイプのコンパクト設計• スペースを効率よく利用できる、壁掛けタイプのコンパクト設計• 弊社が特許を持つ電源安定化システム（ RTISS ™ − Real Time• 弊社が特許を持つ電源安定化システム（ RTISS ™

• モジュールを組み合わせることにより、位相制御、PWM 制御、0 - 10 V

• モジュールを組み合わせることにより、位相制御、PWM 制御、（オプションでサブプレートタイプも選択可能）（オプションでサブプレートタイプも選択可能）

Illumination Stability System）を搭載− Real Time Illumination Stability System）
を搭載

制御、DALI 制御（ブロードキャストモード）、白熱灯、蛍光灯、

0 - 10 V 制御、DALI 制御（ブロードキャストモード）、白熱灯、蛍光灯、ネオン、非調光器具など、一般的な光源のほぼすべてに対応

ネオン、非調光器具など、一般的な光源のほぼすべてに対応• 給電タイプは単相2線100V（LP、４Aモジュール）または100V/200V• PWM 制御方式の調光制御が可能（ PWM 250モジュール
選択時のみ / 各回路最大信号出力 250 mAまで）（ XP モジュール）に対応• 給電タイプは単相 2 線 100 V（ LP 、４Aモジュール）または100 V/ 200 V（ XPモジュール）に対応

モジュール定格一覧表
1 回路負荷最大容量
１モジュール合計負荷容量

XP モジュール
オン/オフ

4 A モジュール
白熱灯・電子トランス兼用

16 A（ LEDは最大 800 VAを目安）

16 A ×41000 W
1600 W

LP モジュール
白熱灯専用

1600 W（ LEDは最大 800 VAを目安）

1600 W

なし

25 W

40 W

100 / 200 V

100 V

100 V

XP モジュール

4 A モジュールLP モジュール白熱灯○◎◎

電磁トランス付ローボルト器具○◎◎

電子トランス付ローボルト器具○◎ ※注1×位相制御 LED 器具○◎ ※注1×◎ ※注1（ PWM 250 モジュール）××

0 - 10 V 制御 LED◎ ※注1（ TVM モジュール）××

DALI 制御器具◎ ※注1、注2（ TVM モジュール）

××

○

××

１回路最低負荷容量
対応電圧モジュール適合負荷一覧表

PWM 制御蛍光灯 /PWM 制御 LED

他社製オン/オフ器具◎ 調光できます。 ○ オン/オフできます。 × 使用できません。
※注 1 使用する照明器具でのマッチングテストが必要です。マッチングしない器具を使用すると、不点・ちらつき・器具故障の原因になります。
※注 2 DALIアドレス制御はできません。ブロードキャストモードのみとなります。

LCP 128システムの概要

内容

1システムの最大回路 /ゾーン数
システムの最大補助コントローラー数（ OMX・SOタイプ）

88 | Lutron

数量

128 回路 /ゾーン
32 台

LCPパネルの最大接続面数

８面

タイマー機能（週間スケジュール・休日スケジュール）40 件

補助コントロール
シータッチ（プレートに内枠のないノンインサートモデル（N）と、プレートに内枠のあるインサートモデル（I）があります。）
2ボタンコントロール

3ボタンコントロール

SO-2B(N/I)-WH-

SO-3B(N/I)-WH-

SO-4B(N/I)-WH-

W：70mm H：116mm D：35mm（壁内27mm）

W：70mm H：116mm D：35mm（壁内27mm）

W：70mm H：116mm D：35mm（壁内27mm）• 2つのシーンの選択• 補助コントロールの操作可/不可• 1つのシーケンスの開始/停止• タイムクロックのオン/オフ• ゾーン照度の微調整• その他カスタム機能の設定可能• 低電圧配線

4ボタンコントロール• 3つのシーンの選択• その他カスタム機能の設定可能• 低電圧配線• 4つのシーンの選択• その他カスタム機能の設定可能• 低電圧配線

4ボタンコントロール（照度調節ボタンなし）

4シーンコントロール（照度調節ボタンあり）

リモートコントロール対応4シーンコントロール（赤外線レシーバー付）

SO-4NRL(N/I)-WH-

SO-4S(N/I)-WH-

SO-4SIR(N/I)-WH-

W：70mm H：116mm D：35mm（壁内27mm）

W：70mm H：116mm D：35mm（壁内27mm）

W：70mm H：116mm D：35mm（壁内27mm）• 4つのシーンの選択およびオフ操作を4つのシーン・ワイヤレス・リモートコントから操作可
ロール（ GRX-IT ）• その他カスタム機能の設定可能• ワイヤレス・リモートコントロールに• 4つのシーンの選択およびオフ操作• マスター照度調節による、選択シーン• 4つのシーンの選択およびオフ操作• その他カスタム機能の設定可能• 低電圧配線の照明レベル全体の微調整• その他カスタム機能の設定可能• 低電圧配線よる照明レベル全体の微調整• 低電圧配線

5ボタンコントロール

6ボタンコントロール

7ボタンコントロール

SO-5B(N/I)-WH-

SO-6B(N/I)-WH-

SO-7B(N/I)-WH-

W：70mm H：116mm D：35mm（壁内27mm）

W：70mm H：116mm D：35mm（壁内27mm）

W：70mm H：116mm D：35mm（壁内27mm）• 5つのシーンの選択• その他カスタム機能の設定可能• 低電圧配線• 6つのシーンの選択• その他カスタム機能の設定可能• 低電圧配線• 7つのシーンの選択• その他カスタム機能の設定可能• 低電圧配線

インターフェース
（AVラック用）
RS232インターフェース

イーサネットインターフェース（AVラック用）

OMX-CI-RS232

OMX-CI-NWK-E

OMX-IO

W：108mm H：134mm D：27mm

W：108mm H：134mm D：27mm

W：108mm H：134mm D：27mm• LCPシステムを、RS 232ケーブルを介してPCもしくは（ D-Sub 9ピン）
AV 機器に接続• シーン選択、シーンロック、ゾーンロック、ゾーン照度調節に対応• ボタンフィードバックおよびシーンステータス更新によりステータス監視機能を提供• RS 232 配線の最大配線長：15 m• 19インチAVラック（ 1 U ）への取付が可能• 低電圧配線

インプット / アウトプットインターフェース（AVラック用）• LCPシステムを、LANケーブルを介してPCもしくはAV 機器に接続• シーン選択、シーンロック、• LCPコントローラーと接点機器の間に• ボタンフィードバックおよび• 入力および出力の保持を指定可能• 最大 5 入力 / 5 出力
• 19インチAVラック（ 1 U ）への取付がゾーンロック、ゾーン照度調節に対応

シーンステータス更新によりステータス監視機能を提供• 19インチAVラック（ 1 U ）への取付が可能• 低電圧配線

双方向接続を提供• オプション機能：シーンの選択 /ゾーン調光可能• 低電圧配線

Lutron | 89