4361

マグネチック式比例２方弁（冷温水、蒸気用、フィードバック信号付き）

MVF461H..

• 高速ポジショニングタイム（全開⇔全閉：2 秒以内）
• 比例制御における高分解能（1 : 1000）• 流量特性選択可能：イコール％／リニア• 制御入力選択可能：DC 0/2...10 V または DC 0/4... 20 mA• フィードバック信号：DC 0/2...10 V または DC 0/4... 20 mA• 誘導容量計測原理によるストローク計測（原理的に磨耗なし）• スプリングリターン機構

用途
MVF461H...タイプ 2 方弁は、マグネチックアクチュエーター一体型の 2 方弁です。
アクチュエーターには、制御基板、フィードバック出力回路、端子台を備えており電源断の時に A → AB ポートが閉となるスプリングリターン機能を備えております。
高速ポジショニング動作、高分解能の比例制御により冷温水、蒸気設備等の温度を最適に保つ事が出来ます。
配管は閉回路で使用してください（開放では使用出来ません）。

CE1N4361en
2018-02-05

タイプ
型式DNMVF461H15-0.6J
MVF461H15-1.5J

制御電源kVS

∆pmax

∆pS

[m3/h]
0.6

[kPa]

[kPa]

信号

時間

1000

DC 0...10 V
または
DC 2…10 V
または
DC 0…20 mA
または
DC 4...20 mA<2s15

MVF461H15-3J

1.53

MVF461H20-5J

205

MVF461H25-8J

258

MVF461H32-123212

MVF461H40-20

4020

MVF461H50-30

5030

1000

AC / DC 24 V

スプリング
リターン制御（注）ＤＮ15～25の型式で末尾に、J が付くタイプおよびＤＮ32 のタイプは JIS(k)10 の相フランジと接続可能。
ＤＮ40A、50A は別途 ISO（DIN）規格の相フランジを現場でご用意ください。
∆pmax = 最大許容差圧（運転時）：全ストローク問題なく制御できる最大差圧= 最大許容差圧（締切時）：バルブを全閉可能な最大差圧（クローズオフ圧力）∆pS
kVS= 流量係数：5～30℃の清水をバルブ全開で差圧 100kPa（1bar）とした時に流せる流量（m3/h） で示す。

オーダー

製品名、型式、数量をご指示ください。
製品名

型式

数量

マグネチック 2 方弁MVF461H15-0.6

2台

バルブとアクチュエーターは一体型で分解することは出来ません。
制御ユニットASE12端子ボックスと一体になった制御ユニット（ASE12）は交換することが出来ます。
交換の際には別途取扱説明書（ASE12 交換手順）を参照ください。

バージョン

14ページ参照（本仕様書の内容が有効なバージョンを示します）。

テクニカルデザイン
動作原理

アクチュエーターに入力された制御信号は、内部でフェーズカット電圧に変換されアクチュエーターコイル内に磁場を作ります。この磁場の大きさに応じて、内部コア部が磁力で下方に押され、それに接続されたバルブスピンドルを押し下げます。
一方バルブスピンドルはスプリングの力で常に上方への力を受けている為、結局磁力とスプリングの力がつり合った場所で停止します。内部コアの動作は入力に応じてすばやく反応できるため、高速ポジショニングによる高精度の比例制御が可能となります。
また 内部コアの位置は基板内のフィードバック入力回路で処理された後 DC0(2)～10V
または DC0(4)～20mA 開度フィードバック信号として出力されます。

制御

マグネチックアクチュエーターの制御には、弊社の標準調節器のほかに DC 0/2 ...10 V
または DC 0/4 ... 20 mA の出力を備えた調節器であれば使用可能です。
但し 入出力のインピーダンスを必ず確認してください（技術データの項参照）。
配線は、基本的に４線式です。AC24V 電源の場合、3 線でも可能です。
特に DC24V の電源を使用する際は必ず４線で配線してください。
（注）調節器の信号グランド M とバルブの端子 M は必ず接続してください。
バルブの端子 M と Go は同電位で基板内部で接続されています。

スプリングリターン

電源または制御信号が「断」になるとバルブ（A → AB）は全閉となります。

2/14
アーチバック㈱MVF461H.. マグネチック 2 方弁（冷温水、蒸気用）

CE1N4361en
2018-02-05

マニュアル操作a

マニュアル操作ノブを下に押しながら(a)左右に回転(b)することで手動操作が可能です。
• 右回り(CW)に回すとバルブは開方向へ動き、最大 80～90％まで開けることが出来ます。
• 左回り(CCW)に回すとバルブは閉方向へ動き[AUTO]の位置まで戻すと全閉となり、制御入力信号または強制「開／閉」信号で操作可能となります。

ManOffbAutob• 上の[AUTO]ポジションからさらに左回り(CCW)に回し[OFF]のポジションに固定すると、バルブは強制的に全閉状態に固定されます。
マニュアルノブが押された時点で内部回路はマニュアル操作中と判断し緑 LED が点滅を始めます。
この時、強制「開／閉」信号（Z 入力）および制御入力（Y）は無視されます。

制御ユニット
（ASE12）内部

1端子台

2LED 状態表示（詳細：5 ページ）

24461Z284461Z11

マニュアル操作中止時には必ず[Auto]の位置まで戻してください。緑 LED が点灯し、通常の制御モードに戻ります。

okgreencalib. / Man
AC / DC 24 V

3ON41

2

3

OFFerror calib.

G0redGerror

YM

3

自動キャリブレーションスロット

U

4

DIL スイッチ：信号、特性選択

Z

2...10V
4...20mA

V Phs

V

1

V

V
0...10V
0...20mA

DIL スイッチ

DIL スイッチ設定
2...10V
4...20mA

機能説明

ON

[mA]

OFF[V] 1)

ON

2...10 V, 4...20 mA

OFF

0...10 V , 0...20 mA 1)

ON

V lin (リニア) 1)

OFF

V log (イコールパーセント)

入力信号 YV

電圧／電流VV

ON / OFF

入力（Y）／出力(U)レンジ

0...10V
0...20mA

3ON.

流量特性1).

工場設定：入出力 0…10V（入出力 4…20mA の場合は DIL スイッチ 1, 2 共に ON）

3/14
アーチバック㈱MVF461H.. マグネチック 2 方弁（冷温水、蒸気用）

CE1N4361en
2018-02-05

ONOFF

入力 Y、 開度出力 U
レンジ設定
0...10 V / 0…20 mA
2...10 V / 4...20 mA

0...10 V

2...10 V

0...20 mA

4...20 mAU

流量特性設定
イコール%
リニア

ON
OFFON

OFF

OFF

0...10 V

2...10 V

Ri < 500 Ω

0...20 mA

4...20 mA

負荷抵抗>500Ω：0…10V／2…10V
負荷抵抗<500Ω：0…20mA／4…20mA

ONOFF.
V

開度出力は U は、負荷抵抗により自動的に選択されます。

ONRi > 500 ΩON

4461Z22

ONOFFONOFF4461Z23

YOFF.
VYY

4461Z24

制御信号 Y
電圧／電流設定

強制信号 Z

Z – 機能
全開

全閉機能

出力

配線

機能無し

制御の優先度• Z 配線無し• Z – G 間を短絡

• Z - G0 間を短絡

• 入力 Y による自動制御• バルブ A  AB が全開• バルブ A  AB が全閉

1. マニュアル操作（手動「開」または「Off」）
2. 入力信号 Z（全開または全閉）
3. フェーズカット入力
4. 強制信号 Y

4/14
アーチバック㈱MVF461H.. マグネチック 2 方弁（冷温水、蒸気用）

CE1N4361en
2018-02-05

自動キャリブレーション

アクチュエーターの制御ユニット交換またはアクチュエーター本体を組み直した場合などは必ず自動キャリブレーションを実施してください。
この時、マニュアルノブは必ず「Auto」位置にあることを確認します。
キャリブレーションは、基板上のスロット（3 ページ参照）にマイナスドライバーの先端を挿入し内部回路を短絡させると開始します。

01124

この時バルブは全開～全閉の全ストロークを１回だけ動きエンドポジションを記憶します。
キャリブレーション中は緑 LED が約 10 秒間点滅します。
“次項 LED 状態表示”の項を参照してください。
(注意)バルブ内部のディスク及びシート付近にゴミ、スケールなどが有ると正確なストロークの調整が出来ません。
バルブ内部にゴミ、スケールなどが絡んでいない事が正しいストローク調整を出来る為の前提です。
LED 状態表示

LED

状態

緑点灯
点滅

赤点灯

点滅
両方消灯

説明
制御モード

処置、対応
正常

キャリブレーション中
または、マニュアル操作中
キャリブレーションエ
ラーまたは、ストローク計測エラー
電源エラーまたは
DC 電源極性違い
電源供給不良または基板不良-キャリブレーション終了（緑 LED 点灯）を待つ-マニュアル操作ノブを「AUTO」位置にセットする-再キャリブレーション-制御ユニット交換-フィードバック、バルブ内ゴミ噛みの確認-電源電圧、周波数確認*（オシロスコープ）-DC 電圧、+/-極性の確認-電源配線、電圧確認-制御ユニット交換

5/14
アーチバック㈱MVF461H.. マグネチック 2 方弁（冷温水、蒸気用）

CE1N4361en
2018-02-05

圧力、温度使用圧力、温度冷温水
使用圧力 [bar]16151413121012080

100120140160

180200流体温度 [°C]
サイズ 15～32A（JIS フランジ対応）は最大使用圧力 10bar まで。

使用圧力 [bar]蒸気

流体温度 [°C]
湿り蒸気
飽和蒸気
過熱蒸気

使用不可
使用可能

最大使用圧力 9bar まで。

6/14
アーチバック㈱MVF461H.. マグネチック 2 方弁（冷温水、蒸気用）

CE1N4361en
2018-02-05

蒸気弁サイジング
4361D02pv
p 100 [ %]1

MVF461H...

0,k VS61,k VS

55k VS

3k VS

1230208k VS k VS k VS k VSba0,420,300,200,150,100,05100200300500123531000 [k Pa]
710457101234571022345710323 [k g /h ].

[b ar ]

mp1

バルブ前後の差圧 ∆pmax は圧力比が限界圧力降下未満となる様に選定する事をお勧めします。

推奨

圧力比 =

蒸気弁の kvs 値計算

p1 − p3⋅ 100%
p1

p1= 入口絶対圧 kPa

p3= 出口絶対圧 kPa

圧力比が限界圧力降下未満の場合

圧力比が限界圧力降下以上の場合

p1 − p3⋅ 100 % < 42 %p1

p1 − p3⋅ 100 % ≥ 42 %P1

計算式：推奨計算式：推奨しません&mk vs = 4.2 ⋅p3 ⋅ (p1 − p3 )k vs = 8.4 ⋅⋅k&m⋅kp1& = 蒸気流量 kg/hmk = 過熱係数 = 1 + 0.0013 · ∆T (k = 1 ：飽和蒸気)∆T = 過熱度(K) = 過熱蒸気温度-飽和蒸気温度

計算例
条件

求める値
手順

圧力比 < 限界圧力降下

圧力比 ≥ 限界圧力降下

飽和蒸気 133.54 °C= 300 kPa (3 bar)p1
&m
= 110 kg/h
圧力比
= 12 %

飽和蒸気 133.54 °C= 300 kPa (3 bar)
p1&m
= 110 kg/h
圧力比
≥ 42 %(許容する場合)

kvs,値とバルブタイプ

kvs,値とバルブタイプ

p 3 = p1 −12 ⋅ p1100

p3 = 300 −12 ⋅ 300= 264 kPa ( 2.64 bar )100k vs = 4.2 ⋅バルブ選定結果

kvs = 5 m3/h

110
264 ⋅ (300 − 264)

⋅ 1 = 4.74 m 3 / h MVF461H20-5

k vs = 8,4 ⋅110
⋅ 1 = 3,08 m 3 / h300

kvs = 3 m3/h

 MVF461H15-3

7/14
アーチバック㈱MVF461H.. マグネチック 2 方弁（冷温水、蒸気用）

CE1N4361en
2018-02-05

冷温水弁
サイジング

4361D01
10 0
20

MVF461H...

5040

DN

20DN
DN

7DN

54DN

3DN

2D1k VS

40k VS

32k VS

25k VS

20k VS

1530

1020
54

12

3

8
52
7

3

10 ,71 ,5k VS

5N10 ,50 ,40 ,30 ,60 ,70 ,5Dk VS

5N10 ,2p max.10 bar

V 100 [ m 3 / h ].

10k VS50.

30

V 100 [ l / s]70

0 ,40 ,30 ,20 ,10 ,0 70 ,0 510203050

70

100200300500

700

1 00 0[ k Pa ]0 ,10,20,30 ,50 ,71235710[b a r ]p v100∆pV100 = バルブ全開時のメインポート間の差圧
V100= バルブ全開時(ストローク：H100)の最大流量∆pmax= 許容最大差圧（運転時）：バルブが全ストローク正常動作可能な最大差圧
100 kPa = 1 bar ≈ 10 mWC
1 m3/h = 0,278 l/s （ 20 °C の清水）

流量特性

イコールパーセント

リニア

流量

流量[%]

[%]
90063

90064

100

10080806060404020200002468

10 [V]

02462

6

10 [V]

2641220 [mA]

412

制御信号

810 [V]
10 [V]
20 [mA]

制御信号

8/14
アーチバック㈱MVF461H.. マグネチック 2 方弁（冷温水、蒸気用）

CE1N4361en
2018-02-05

可能な限り 4 線式配線をお勧めします！

電気配線 1)

SNA

STRIF

配線サイズ [mm2]1,5型式
4 線式配線

Pmed

2,54,0最大配線長 L [m]

[VA]

[W]

[VA]

[A]

33

1550

3.15

60

100

160

2075

44070

120

26

100

6.3

3050

80

MVF461H15-0.6J
MVF461H15-1.5J
MVF461H15-3J
MVF461H20-5JMVF461H25-8J

43

MVF461H32-12
MVF461H40-20

65

MVF461H50-30

SNA
PmedSTRIFL1)=====定格容量（トランス選定の為の見なし容量）
平均消費電力トランス容量（最小値）、DC 電源も STR 相当の容量(W)で選定すること。
推奨ヒューズ容量（スローブロータイプ）
信号配線を単独で施工する場合は 1.5 mm2 で 200 m まで可能。

電源配線 AC/DC 24 V

取付けの注意付属の取扱要領書（74 319 0378 0）を参照して取付けてください。
注意
取付方向

流体の流れ方向を間違い無いよう取付けてください(A → AB)！
90°
IP31

4461Z1690°
IP31

施工上の注意• アクチュエーター部に保温材を巻かないでください。
• バルブ入口にはストレーナー（60 メッシュ以上）を設置してください。
• バルブ入口にドレン溜まりができないような高さに設置してください。
必要な場合蒸気トラップを設けてください。
電気配線については「配線接続図」を参照してください。
メンテナンス上の注意
バルブは、基本的にメンテナンスフリーで設計されており特別な点検は不要です。
但しもし赤 LED が点灯し続ける様な場合は、自動キャリブレーションを行って見てください。
修理

制御基板が損傷していると判断される場合には、別途、制御ユニット ASE12 を購入し交換が可能です。
注意

制御ユニット ASE12 を外す場合は、必ず電源を切ってから行ってください！！
また 基板交換後は、必ず自動キャリブレーションを実施してください。
5 ページ“キャリブレーション”参照。

廃棄

アクチュエーターは電気／電子部品を含んでおりますので一般ゴミと一緒に廃棄出来ません。
必ず地域の条例、規則に基づいて正しく廃棄してください！！

9/14
アーチバック㈱MVF461H.. マグネチック 2 方弁（冷温水、蒸気用）

CE1N4361en
2018-02-05

保証
バルブは本仕様書に記載する仕様の範囲内で使用してください。
もし仕様の範囲外で使用する場合は如何なる保証もお断り致します。
技術データ
アクチュエーター部
電源低電圧のみ使用可
AC 24 V 操作電源
周波数
消費電力
定格容量
保護ヒューズ
外部保護回路入力

DC 24 V 操作電源
制御信号 Y

インピーダンス

出力

動作時間
電気配線

バルブ部

(SELV, PELV 相当)
AC 24 V ±20 %（SELV）又は
AC 24 V class 2（US）
45...65 Hz
平均 Pmed9 ページ“電気配線”参照
スタンバイ< 1 W (全閉時)
9 ページ“電気配線”参照
SNA
IF
9 ページ“電気配線”参照
・ヒューズ、スローブロー 最大 10 A 又は・ブレーカー容量 最大 13 A、特性 B,C,D（EN60898 相当）又は・電源最大電流 10 A
DC 20...30 V
DC 0/2...10 V
または DC 0/4...20 mAまたは DC 0...20 V Phs
DC 0/2...10 V
100 kΩ // 5nF (負荷電流 < 0.1 mA)
DC 0/4...20 mA
240 Ω // 5nF

強制信号 Z
インピーダンス
全閉信号 (Z-G0 間)
全開信号 (Z-G 間)
Z 入力無し開度フィードバック 電圧出力
電流出力
ストローク計測
非直線性
全開/全閉
配線口
端子台
最小配線サイズ
最大配線長
圧力定格
最大使用圧力 1)
水

飽和蒸気
最大差圧 ∆pmax / ∆pS
リーク∆p = 0.1 MPa (1 bar)
バルブ流量特性 2)
適合流体

水蒸気22 kΩ< AC 1 V; < DC 0.8 V> AC 6 V; > DC 5 V
入力 Y（またはフェーズカット）にて制御
DC 0/2 ... 10 V; 負荷抵抗> 500 Ωの時
DC 0/4 ... 20 mA; 負荷抵抗≤ 500 Ωの時
誘導容量方式± 3 %（対エンドバリュー）<2s2 x ∅ 20,5 mm（M20 用）
ネジ端子、最大 4 mm20.75 mm2
9 ページ“電気配線”参照< 32A,JIS(k)10> 40A, PN16 EN 1333
6 ページ“圧力、温度”参照< 32A ：1 MPa (10bar)> 40A ：120 °C まで 1.6 MPa (16 bar)：120 °C 以上 1.3 MPa (13 bar)
0.9 MPa (9 bar)
1 MPa（10bar）
A → AB 最大 0.05 % kVS
イコール%, ngl = 3, VDI / VDE 2173 またはリニア選択
冷温水、凍結防止剤混入水（水処理：VDE 2035 相当推奨）
飽和蒸気、過熱蒸気（入口乾燥度 > 0.98）

10/14
アーチバック㈱MVF461H.. マグネチック 2 方弁（冷温水、蒸気用）

CE1N4361en
2018-02-05

材質

質量、寸法
適合規格、指令

許容流体温度ストローク分解能 ∆H / H100
電源遮断時取付、アクチュエーター向き
制御動作
バルブボディ
フランジ
シート／プラグ
バルブステムシール
質量寸法
EMC 指令（アプリケーション）
製品スタンダードEU 適合（CE）RCM 適合
EAC 適合ハウジング保護等級
垂直～水平耐振動 3)
UL 規格（US）
CSA 規格
環境両立性

圧力装置指令圧力アクセサリー
流体グループ 2

1...180 °C(40/50A), 1…120 °C(15…32A)
1 : 1000 (H = ストローク)
A → AB 全閉
垂直から水平まで
比例ノジュラー鋳鉄 EN-GJS-400-18-LT
ノジュラー鋳鉄 EN-GJS-400-18-LT
CrNi スチール
EPDM (O-リング)“寸法”参照（13 ページ）“寸法”参照（13 ページ）
住宅、商業及び軽工業用
EN 60730－X
CA2T4361.14)
A5W000044544)
ユーラシア適合（MVF..全機種）

IP31, EN 60529
EN 60068-2-6(振動加速度 1g, 1...100 Hz, 10 min)
UL 873
http://ul.com/database
C22.2 No. 24
http://csagroup.org
以下の製品環境宣言書に各種データ記載CE1E4361en4)（RoHS、材料、梱包、環境保全上の利点、廃棄）PED 2014/68/EU
スコープ：第 1 条､1 項
定義：第 2 条､5 項
DN15…50 CE マーク適用外、4 条 3 項適合(サウンドエンジニアリング実行)

1)

試験圧力 = 定格 x 1.5, EN 12266-1 相当

3)振動が多い環境での配線は可とう性のある撚り線を使用してください。
英文資料ダウンロードサイト：http://siemens.com/bt/download4)

一般環境条件2)

DIL スイッチで設定

運転時

輸送時

保管時

気象条件

EN 60721-3-3
クラス 3K5

EN 60721-3-2
クラス 2K3

EN 60721-3-1
クラス 1K3

温度-5...+45 °C-25...+70 °C-5...+45 °C

湿度（結露無し）

5...95 % r.h.

5...95 % r.h.

5...95 % r.h.

機械的条件

EN 60721-3-6
クラス 3M2

配線端子
システムニュートラル AC 24 V, DC 20…30 V
システムポテンシャル AC 24 V, DC 20…30 V
制御信号 DC 0/2…10 V, DC 0/4…20 mA
計測ニュートラル (= G0)
開度フィードバック信号 DC 0/2…10 V, DC 0/4…20 mA
強制信号 Z
フェーズカット信号 DC 0...20 V Phs, 極性無し, 内部絶縁有り
フェーズカット信号 DC 0...20 V Phs, 極性無し, 内部絶縁有り
11/14
アーチバック㈱MVF461H.. マグネチック 2 方弁（冷温水、蒸気用）

CE1N4361en
2018-02-05

配線接続
警告

調節器とバルブの電源が別々のトランスから供給される場合には、トランスの２次側が同時に接地される事が無い様にしてください（回り回路防止）。

注意

電源を DC で供給する場合、必ず４線で施工してください ! !
ノイズが多い環境（AC 電源で赤 LED が点滅）では、DC 電源を使用してください。
共用電源の場合

4 線式配線(推奨！).
DC 0...10 V
DC 2...10 V
DC 0...20 mA
DC 4...20 mA

別電源の場合トランス

トランス
MVF461H..

調節器

MVF461H..

全開
全閉

全開
全閉

3 線式配線（DC 電源では不可）
DC 0...10 V
DC 2...10 V
DC 0...20 mA
DC 4...20 mA

共用電源の場合
トランス
調節器

MVF461H..

全開
全閉

U

開度指示用出力（必要な場合）DC 0 ...10 V → 0...100 % （全開：V100 ）ツイストペア線、電源 AC 24 V と制御信号（DC 0...10 V (DC 2...10 V, DC 4... 20 mA) を別々に配線する場合は電源 AC 24 V ラインはツイストペアの必要はありません。

警告

フェーズカット信号接続

電気配管は必ずアース電位に接地してください!

共用電源の場合

別電源の場合DC 0...20 V Phsトランストランス
MVF461H..

調節器

全開全閉

MVF461H..

全開全閉

12/14
アーチバック㈱MVF461H.. マグネチック 2 方弁（冷温水、蒸気用）

CE1N4361en
2018-02-05

バルブ使用例
以下は、バルブの取付位置例を示します。
9H808 A

9H807 A

熱交換器 1 次側温水 2 方弁制御

注意

熱交換器 1 次側温水 2 方弁制御＋負荷側
2 方弁制御流体の流れ方向 (A → AB)を必ずチェックしてください！

寸法（ｍｍ）

ＤＮ15～32 フランジ：JIS(k)10 (≒1MPa) 対応
ＤＮ40,50 フランジ：ISO(DIN)

型式

DN

PN16 対応

L[mm]øDø D2B

øKH

øE

F

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm][mm]

質量[kg]MVF461H15-0.6J

15130954x14147034080

1158,3MVF461H15-1.5J

1513095

4x141470340

80

115

8,3MVF461H15-3J

1513095

4x141470340

80

115

8,3

MVF461H20-5J

20150

105

4x141675

339

80

115

8,9MVF461H25-8J

25160

125

4x19

1690

346

80

115

10,0

MVF461H32-12

32180

140

4x18

18100

384

100

125

15,7

MVF461H40-20

40200

150

4x1818110

401

100

125

17,8

MVF461H50-30

50230

165

4x1820125

449

125

138

27,2

質量は、梱包込み

13/14
アーチバック㈱MVF461H.. マグネチック 2 方弁（冷温水、蒸気用）

CE1N4361en
2018-02-05

バージョン型式バージョン

MVF461H15-0.6J..CMVF461H15-1.5J..C

MVF461H15-3J..C

MVF461H20-5J..B

MVF461H25-8J..B

MVF461H32-12..B

MVF461H40-20..C

MVF461H50-30..B（注）本仕様書の内容が有効なバージョンを示す。

本社 〒211-0012
神奈川県川崎市中原区中丸⼦ 174 番地 平山ファインテクノ 2 階
TEL: 044-455-9111（代）FAX: 044-455-1050
札幌営業所 〒003-0027
札幌市白石区本通 19 丁目北 1 番 86 号

アーチバック株式会社

URL: www.archvac.co.jp/

東テク北海道株式会社 本社ビル内
TEL: 011-799-1946 FAX: 011-799-1947

2022-12 版
記載内容はお断り無く変更する場合が有ります。

14/14
アーチバック㈱MVF461H.. マグネチック 2 方弁（冷温水、蒸気用）

CE1N4361en
2018-02-05