ハードウェア取扱説明書

UNC-RP31CT(A)

AUTO MESSENGER れんら君

Ver.1.2
本製品を安全に正しくご使用いただくためにこの取扱説明書をよくお読みになり、内容を理解された上でご使用ください。
また、本書を大切に保管され保守、点検時にご活用ください。

ＮＫＥ株式会社

EUNCRP31CT-800B

取扱説明書変更履歴バージョン
EUNCRP31CT-800A

日付

2016.6.15

変更内容
リリース初版（Ｖ－１．１）EUNCRP31CT-800B

2023.11.24 P5 目次更新、P7 文言追加・修正、P12-13 本製品正面のLED表・（Ｖ－１．２）

文言修正、P19 会社情報更新、レイアウト調整ご注意

本書の内容に関しましては将来予告なしに変更することがあります。



本書の一部または全部を無断で転載することは禁止されています。



本書の内容に関しまして誤りや記載もれなどお気付きの点がございましたら、お手数ですが弊社までお知らせください。

2/19

はじめに
このたびは本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
正しくご使用いただくためにこの取扱説明書をよくお読みください。

安全にまた正しくお使いいただくために注意！
 本製品は必ず仕様範囲内でお使いください。

 配線作業を行うときは必ず電源を切ってください。
 本製品標準型である端子台型と接続する電源はDC24V安定化電源をご使用ください。
 LAN伝送ラインや入出力ラインは高圧線や動力線と離してご使用ください。
 誤配線はトラブルの原因となります。接続用端子の信号表示にあわせて接続してください。
 静電気や衝撃などに十分注意してお取り扱いください。
 本製品は宇宙、航空、医療、原子力、運輸、交通、各種安全装置など人命、事故にかかわる特別な品質、信頼性等が要求される用途でご使用にならないでください｡

3/19

保証について本製品の保証は日本国内で使用する場合に限ります。

保証期間
納入品の保証期間はご注文主のご指定場所に納入後１ヶ年とします。

保証範囲
上記保証期間中に本取扱説明書に従った製品使用範囲内の正常な使用状態で故障を生じた場合は、その機器の故障部分の交換または修理を無償で行います。
ただし、次に該当する場合はこの保証の範囲から除外させていただきます。
(1) お客様の不適当な取り扱い、ならびに使用による場合。
(2) 故障の原因がお客様の事由による場合。
(3) お客様の改造または修理による場合。
(4) その他、天災、災害等で納入者の責にあらざる場合。
ここでいう保証は納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害はご容赦いただきます。

有償修理
保証期間後の調査および修理は全て有償となります。また保証期間中においても、上記保証範囲外の理由による故障の修理および故障の原因調査（保証範囲の場合を除く）は有償にてお受け致します。修理に関するご依頼はお買い上げの販売店にお申しつけください。



部品のご注文、お問い合わせ
製品の故障、部品のご注文、その他お問い合わせの節は、次の事項をお買い上げの販売店まで詳しくご連絡ください。
(1) 型式(2) 製造ロット番号(3) 不具合の内容、配線図等

4/19

目次
取扱説明書変更履歴 ............................................................................................................................ 21 仕様概要 ......................................................................................................................................... 6
2 ハードウェア概要 ............................................................................................................................ 62-1 システム接続図 .............................................................................................................................. 62-2 ハードウェア諸元 .......................................................................................................................... 72-2-1 外形寸法 ................................................................................................................................. 72-2-2 機能、電気的特性 ................................................................................................................... 92-2-3 入力センサー、出力ランプ等の接続 .................................................................................... 112-2-4 LED表示................................................................................................................................ 122-2-5 設定スイッチ ........................................................................................................................ 133 設定 .............................................................................................................................................. 13
3-1 設定内容の初期化 ........................................................................................................................ 14
3-2 本製品の工場出荷時のデフォルト設定値 .................................................................................... 14
4 入力の仕様 .................................................................................................................................... 15
4-1 入力シーケンスについて ............................................................................................................. 154-2 エッジ極性について..................................................................................................................... 165

れんら君型式一覧 ...................................................................................................................... 166 トラブルシューティング ............................................................................................................... 17
6-1 症状別チェックリスト ................................................................................................................. 17
パッケージ内容

パッケージには、次の物が梱包されています｡万が一、不足している物がありましたら､お買い求めの販売店にお問い合わせください｡
・本製品（1 台）
・AC アダプタ（1 個：製品が UNC-RP31**A のときだけ同梱されています）
・れんら君セットアップシート（1 部）
詳細を記したハードウェア取扱説明書、ソフトウェア取扱説明書は弊社ホームページに掲載されています。
http://www.nke.co.jp/product/n_index.html

5/19

1

仕様概要
・多忙なあなたの代わりに 24 時間大切なものをモニタするユニットです｡
・イベント発生（カウント値の一定値の到達、一定時間経過等）により、出力や E メール送信をします。
・既存の設備に取り付けることによって、設備のメンテナンス時期、異常などを自動送信しますので保守性を大幅に向上します｡また､簡易防犯等のシステム構築にも容易に活用できます｡
・SMTP 認証および SSL 認証のメールシステムに対応しています。（ただし hotmail には対応していません）

2

ハードウェア概要

2-1 システム接続図
LAN

無線LANｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ

ADSLﾙｰﾀｰ
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続機 FTTHﾙｰﾀｰ
ﾀﾞｲﾔﾙｱｯﾌﾟﾙｰﾀｰ
等

本製品
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

無線LAN変換ｺﾝﾊﾞｰﾀ

本製品

図 2-1

システム接続図

本製品は有線 LAN に接続します｡
本製品をインターネットに接続するためにはルーター等インターネット接続機器が別途必要になります｡メール機能をご利用になるためにはメール送受信用のメールアカウントが別途必要になります｡

6/19

2-2 ハードウェア諸元
2-2-1

外形寸法
設定ｽｲｯﾁ

入力ｺﾈｸﾀﾋﾟﾝ配列

RJ45ｺﾈｸﾀ
ﾛｯﾄｼｰﾙ(83) 35mmDINﾚｰﾙ取付時(79) 直接取付時
MACｱﾄﾞﾚｽ
57

32.8
15.8

44.7
3.5

OT0V
OT+
24V

出力08243214.5出力ｺﾈｸﾀﾋﾟﾝ配列

入力1STAT LED
PWR LED

35mmDINﾚｰﾙ

R50.5(44.4)

IN0V
NC
24V

904321

入力0端子台

3.7端子台配列
READYﾘﾚｰ接点

24V 0V

3.5

Φ3.5

LG RDY 24V（単位 mm）

UNC-RP31CT

外形寸法図
設定ｽｲｯﾁ

入力ｺﾈｸﾀﾋﾟﾝ配列

RJ45ｺﾈｸﾀ
ﾛｯﾄｼｰﾙ(83) 35mmDINﾚｰﾙ取付時(79) 直接取付時
MACｱﾄﾞﾚｽ
5732.844.715.83.5

出力0STAT LED
PWR LED

入力0Φ3.5端子台配列
READYﾘﾚｰ接点

R50.5(44.4)

入力190

OT0V
OT+24V

3.743214.5出力ｺﾈｸﾀﾋﾟﾝ配列

82IN
0V
NC
24V

3.54321LG RDY 24V
端子台

UNC-RP31CTA 外形寸法図
7/19（単位 mm）

AC アダプタの 24V,0V とコネクタの 24V,0V は内部でつながっています。
＊READY 接点はれんら君の CPU が正常動作時に 0V となります｡＊端子台の LG は 24V と 0V の中性点です。電気ノイズの影響が心配される場合はアースに接続してください。
入力コネ型式

MPT 0.5/4-2.54

2ヶPHOENIX CONTACT 社製； 0.14-0.5 ㎜2、AWG26-20

型式

MPT 0.5/4-2.54

1ヶPHOENIX CONTACT 社製； 0.14-0.5 ㎜2、AWG26-20

クタ
出力コネ
クタ
＊端子台の端子仕様は次の様になります｡

より線または圧着端子

圧着端子を使用されねじ

M3るときは M3 用の右図

締付ﾄﾙｸ(N･m)0.2～0.4

適 用 電 線の寸法のものを使用
2

0.3～1.25 ㎜ 、[AWG22～16]

6.0mm
max.

結線方法

6.0mm
max.

圧着端子端子仕様

してください。

本製品は単独でインターネットに接続できません。携帯電話等にメールを送信するためにはインターネット接続機器を別途ご用意ください｡

8/19

2-2-2

機能、電気的特性

使 用 周 囲 温 度

0℃～+55℃

保存

温度 -20℃～+70℃

使用

湿度 35％～85％RH（結露なきこと）

雰

囲

気 腐食性ガスや可燃性ガスのなきこと

電源

電圧 DC24V±15％（安定化電源）

消費電力 2.2Wmax.（負荷消費電流を含まず）

重A量 約90g
Cアダプ

タ 定格AC100V

50/60Hz

最大入力AC240VR E A D Y 接 点 開 閉 容 量 50mA - DC30V
端 子 台 電 流 通 過 容 量 3Amax.（端子台の24V－24V間または0V－0V間）
耐ノイ

ズ 電源端子±2kV

伝送線±1kV（IEC61000-4-4 Level 3）

耐

静

電

気 接触/4kV (IEC61000-4-2 Level 2)
気中/8kV (IEC61000-4-2 Level 3)

絶縁

抵

抗 外部端子と外箱間 20MΩ以上

耐

電圧 外部端子と外箱間 AC1000V

耐振動 10～55Hz複振幅0.5mm (JIS C0040準拠)

耐衝

撃 100m/s2

接1分間(JIS C0041準拠)

地 D種接地（旧 第3種接地）E t h e r n e t 規 格 Ethernet：Version 2.0 / IEEE 802.3準拠
デ ー タ 転 送 速 度 10Mbps/100Mbps自動認識
Ethernetインターフェ RJ45コネクタ(10BASE-T,100BASE-TX) ストレートケーブル／クロスケーブル
ス 自動判別イ
通信方式 Full/Half Duplex(自動切り替え)

ポート数 1ポート

ケーブルサポート

10BASE-T

UTPまたはSTPケーブル

カテゴリ3,4または5100BASE-TX

UTPまたはSTPケーブル

カテゴリ5(E)9/19（最長100m）（最長100m）

入出力回路
入力

電流

入力

回路

5mA以上
24V
内部回路

内部ｸﾞﾗﾝﾄﾞ
3.3kΩ
入力回路

Ready接点出力電流
出力回50mA以下

50V以下

IN（オープンコレクタ）

路（ R e a d y 接 点 ）READY接点

内部回路

出力回路

出 力 接 点 出 力 電 流
出（出力回力接100mA以下 30V以下（AC/DCともに）（MOS FET リレー出力）路点）

OT+OT－

内部回路
出力回路

10/19

2-2-3

入力センサー、出力ランプ等の接続●入力コネクタについて
入力コネクタ 0、1 にはセンサーやスイッチ等を接続します｡

センサーは残電圧が 6V 以下のものをご使用ください｡

センサー等接続図●出力コネクタについて
出力コネクタにはランプ等を取り付けます｡出力部はドライ接点になっておりますので、外部負荷電源を用いてランプ等に電源を供給する必要があります｡
MOS FET リレー出力容量は 100mA - DC30V / AC30V となります｡

ランプ等接続図

11/19

2-2-4

LED表示

本製品正面の LED
ＰＷＲ

ＳＴＡＴ

意味

緑点灯

緑点灯

正常動作中（接点動作監視中）

緑点灯

消灯

状態監視解除（接点動作監視停止中）赤点灯

消灯

電源投入時／再起動時※１

初期起動動作中、約３秒継続後、正常起動した場合は PWR,STAT 共に緑点灯に変わります。
赤点灯の状態から変わらない場合はユニット異常の可能性があります。
赤点滅

消灯

E メール送信エラー、E メール受信エラー（約 0.5 秒間隔）

送信メールサーバーまたは受信メールサーバーアクセスの失敗

赤/緑交互点滅

緑点灯

IP アドレスの競合（約 0.5 秒間隔）

LAN 環境内に同 IP アドレスのネットワーク機器が接続されています。

橙点灯

消灯

緑点灯

緑早い点滅

CPU 異常登録した E メール送信中。

※１（約 0.125 秒間隔） E メールサーバー設定(POP3)を設定した場合
は、受信メールサーバーへのアクセス中
緑点灯

緑緩やかな点滅

設定モード（約 1 秒間隔）

本体後面の設定スイッチを押下しながら電源投入した場合にこの状態で立ち上がります。

緑点滅

消灯

（約 0.25 秒間隔）

ファームウェアアップデート待機状態です。
この状態の場合はファームウェアを更新しない限り監視状態で起動はできません。

※１ このときは READY 接点が閉じた状態です。その他の LED 表示時は開いた状態です。
入力 LEDＬＥＤ

発光色、状態意味

入力 LEDOFF

センサーlow レベル入力なし

入力 LED

緑点灯

センサーlow レベル入力中

12/19

出力 LEDＬＥＤ

発光色、状態意味

出力 LEDOFF

OT+ - OT-接点

開

出力 LED

緑点灯

OT+ - OT-接点

閉

LAN コネクタ部 LED
LED（左）

LED（右）

意味OFF

電源 OFF／Ethernet 接続なし

橙点灯

Ethernet 接続
OFF

2-2-5

電源 OFF／Ethernet 接続なし

緑点灯

Ethernet 接続

緑点滅

通信発生時

設定スイッチ

本製品は電源投入時、監視モードで起動します。起動後、本製品背面の設定スイッチを押すことにより監視モードおよび監視モード停止の状態変更ができます。正常動作中に設定スイッチを約3 秒押せば状態が変更されます。監視モード停止の時は、コネクタ入力を受け付けません。

3設定

本製品の設定は IE、Google Chrome や Firefox 等パソコンのブラウザソフトで行います。本製品
は IP アドレスの取得が DHCP 自動取得になっていますのでいきなりブラウザソフトでアクセスすることが出来ません。専用アプリケーションソフトであるれんら君管理ツールを使用してれんら君を検索後にブラウザソフトを立ち上げ設定します。
れんら君管理ツールは弊社のホームページにあります。
http://www.nke.co.jp/product/n_index.html
れんら君管理ツールを使って、『れんら君探索』の『呼び出し』後、『れんら君探索』の『応答一覧表示』を行うとネットワーク内のれんら君が表示されます。表示されたれんら君をダブルクリックして選択してください。その後『れんら君探索』の『応答れんら君の WEB 接続』を行うと、パソコンのブラウザソフトが立ち上がり、れんら君の設定ページが開きます。そこで各種設定を行います。詳細はソフトウェア取扱説明書を参考にしてください。
13/19

注）本製品をインターネットに接続するためには、別途インターネットアクセスルーターが必要になります｡
3-1 設定内容の初期化

本製品に登録された設定内容を初期化（工場出荷状態）することができます。
初期化の方法は次のようになります。
①本製品背面の設定スイッチを、電源投入直後より押し続けることで STAT LED が点滅しますので一度押すのを止めます。
②設定スイッチを再度 3 秒以上押します。設定内容が初期化され本製品は自動的に再起動します。
3-2 本製品の工場出荷時のデフォルト設定値

ネットワーク関連IP アドレス

DHCP 自動取得

送信用メールアカ －ウント

サブネットマスク－

送信用メールパス －ワード

デフォルトゲート －POP3 サーバー

169.254.1.1

POP3 ポート110

POP3 認証タイプ

POP3ウェイ
プライマリ DNS ア －ドレス
セカンダリ DNS ア －ドレス
SMTP サーバー

169.254.1.1

受 信 用 メ ー ル ア カ 空白
ウント

SMTP ポート

25

受 信 用 メ ー ル パ ス 空白
ワード

SMTP 認証タイプ

認証無し

Root パスワードroot

出力極性

Active Low

入出力要因関連 （入力０、１、共通）
入力極性

Active Low（立ち下がりエッジ）（立ち下がりエッジ）

14/19

4入力の仕様

入力の判定は、エッジ極性および入力時間で判定します｡入力極性は Active Low（立ち下がりエッジ入力）および Active High（立ち上がりエッジ入力）のどちらかを設定できます。
4-1 入力シーケンスについて立ち下がりエッジ入力（Active Low）時のシーケンス例を図 4-1に示します｡

図 4-1

立ち下がりエッジ入力（Active Low）時のシーケンス図

図 4-1において、t1 は入力判定時間、t2 は入力終了時間を表しています。
t1 時間、電圧 Low 状態になることで入力が検知されます。
t2 時間、電圧 High 状態になることで入力終わりが検知されます。
入力のスキャンタイムは約 10ms 毎になります｡
入力判定時間 t1 と入力終了時間 t2 は、れんら君の WEB 設定画面の『システム設定』の『入力感度』の項目で変更できます。詳細はソフトウェア取扱説明書を参照してください。
同様に、立ち上がりエッジ入力（Active High）時のシーケンス例を図 4-2に示します。

15/19

図 4-2立ち上がりエッジ入力（Active High）時のシーケンス図4-2 エッジ極性について

本製品の入力は立ち下がりエッジ（Active Low）または立ち上がりエッジ（Active High）のどちらかを、設定 選択することができます｡
工場出荷時は立ち下がりエッジ（Active Low）になっています。
立ち下がりエッジ
入力電流が 5mA 以上（端子電圧が 6V 以下）になったとき、立ち下がりエッジ入力が入ったとみなし、入力 LED が点灯します。
立ち上がりエッジ
通常で入力電流が 5mA 以上（端子電圧が 6V 以下）であり、入力が OFF になり入力電流が 2mA 以下（端子電圧が 18V 以上）になったときに立ち上がりエッジ入力が入ったとみなします｡
この時の入力 LED の状態は通常が点灯、立ち上がりエッジ入力が入ったとき消灯となります｡

5れんら君型式一覧
型式

特徴

UNC-RP31CT

電源が端子台になります。

UNC-RP31CTA

電源が AC アダプタになります｡

16/19

6トラブルシューティング
まず次のことを確認してください。
(1)

本製品のPWR_LEDが点灯していること。

(2)

本製品の電源電圧が20.4～27.6Vの範囲にあること。

(3)

配線、接続が確実であること。

(4)

IPアドレス設定が正確であること、重複していないこと。

以下の症状別チェックリストを点検後、不具合を修正し本製品を再起動してください。
6-1 症状別チェックリスト
症状

チェック項目LANコネクタの緑LEDが消灯したまま• LANケーブルが正しく接続されているか確認してください。

変化しない。

• 電源が投入されているか確認してください。

PWR LEDが消灯したまま変化しない。
LANコネクタの緑LEDが点灯または点• 本製品のIPアドレスと同じIPアドレスを持っている機器が同滅しているが、PWR LEDが赤と緑の交じネットワーク内に接続されていないことを確認してくださ互点滅している。

い。
• LANケーブルが正しく配線されていることを確認してください。
• 電源ケーブル、電源が正しく配線,設定されていることを確認してください。
周囲にノイズを発生させる機器がある場合は、HUBや通信ケーブルにノイズ対策を行ってください。
• メール設定やネットワーク設定が正しく設定されていることを確認してください。

センサー信号を入力しているがSTAT LEDが緑点灯のとき、イベント自体が発生していない可能メールが送信されない。STAT LEDは性が高いです。以下の項目を確認してください。

緑点灯している。

• センサー信号入力時、入力LEDが点灯/消灯することを確認してください。点灯はLOW状態、消灯はHIGH状態を表します。
• 『イベント設定』画面の「〇〇イベントを使用する」のチェックボックスにチェックが入っていることを確認してください。チェックがない場合、イベント自体が発生しません。
• 『イベント設定』画面の「〇〇イベントメールの設定」リン
クをクリックして、メール本文が正しく設定されていることを確認してください。

センサー信号を入力しているがSTAT LEDが緑点滅のとき、メールを送信しようとしているが、メールが送信されない。STAT LEDは送信処理が完了しないことが原因の可能性が高いです。以下の緑点滅している。

項目を確認してください。
• LANケーブルが正しく配線されていることを確認してください。
• 『Eメール設定』や『ネットワーク設定』が正しく設定されていることを確認してください。

17/19

センサー信号を入力しているがSTAT LEDが消灯のとき、監視モードが停止しています。れんらメールが送信されない。STAT LEDは君本体のLANコネクタ横にある設定スイッチを長押しして、監視消灯している。

モードをオン（STAT LED緑点灯）にしてください。

LED表示は正しいが、パソコンかられ• ファイアウォールソフトがれんら君との接続を禁じていないんら君が確認できない。

か確認してください。
• pingコマンドで、れんら君のIPアドレスを確認できないか確認してください。
pingコマンドで、れんら君のIPアドレスを確認できないときは、ファイアウォールソフトや、サブネットマスクの設定、IPアドレスのネットワーク部の不一致などが考えられます。

れんら君管理ツールから監視条件やれんら君と管理ツールが接続していない場合や、読み書きするメールデータを読み込む/書き込むための通信が出来ていない原因が考えられます。以下の項目をことが出来ない。

確認してください。
• れんら君の設定画面の『メンテナンス設定』画面で『TFTPS』ボタンをクリックしていることを確認してください。れんら君管理ツールで『ユニット動作表示』の『接続・モニタ』をクリックしていることを確認してください。
• ファイアウォールソフトがPortの通信制限をしていないことを確認してください。

れんら君管理ツールから監視条件やれんら君と管理ツールが接続していない場合や、読み書きするメールデータを読み込もうとしたらための通信が出来ていない原因が考えられます。以下の項目を

TFTPS****（*は数字）の名称のファ確認してください。

イルが出来た。

• れんら君の設定画面の『メンテナンス設定』画面で『TFTPS』ボタンをクリックしていることを確認してください。れんら君管理ツールで『ユニット動作表示』の『接続・モニタ』をクリックしていることを確認してください。。
• ファイアウォールソフトがPortの通信制限をしていないことを確認してください。
• VISTA以降のWindowsでは、初期設定ではTFTPが動作不許可設定になっています。「コントロールパネル」→「プログラム」→「Windowsの機能の有効化または無効化」で「TFTPクライアント」を有効にしてください。

18/19

商品に関するご質問は、フリーダイヤル、もしくは E-メールにてお問い合わせください。
（AM.9:00～PM.5:00 土日、祝祭日休み）● NKE 伏見工場 〒612-8487 京都市伏見区羽束師菱川町 366-1● NKE ホームページ ： https://www.nke.co.jp/● お断りなくこの資料の記載内容を変更することがありますのでご了承ください。

©2023 NKE Corporation
19/19