全熱交換換気システム
PEJスーパー換気シリーズ「せせらぎ」
VMPX-Nシリーズ・ガウスファン取扱説明書
2018年 4月 発行
大切に保管してください！
パーツナンバー: SK0101-B96010-012-004©PassivEnergie Japan Inc. 2010-2018

目次
使用上のご注意
・安全のために必ずお守りく
ださい
・北海道地区で「せせらぎ」をご使⽤される場合のお願い02①「せせらぎ®」の概要

03

1.1 PEJスーパー換気シリーズについて

04

・ シンプルな構造

・24時間365⽇稼働可

・
集中コントローラーVMPX-Nシリーズ

1.2 PEJスーパー換気シリーズ 性能表05

・ 北海道地区でPEJスーパー換気「せせらぎ」をご使用される場合のお願い
・ PEJスーパー換気「せせらぎ」の特性表
1.3 PEJスーパー換気シリーズの各部名称

06

・ 各部名称 ・ 室内カバーの取り付け ・ フィルター07② コントローラーの操作⽅法

08

2.1 操作パネル
2.2 各運転モードの詳細
・ 通常運転モード ・ナイトパージモード

09
10③ アフターメンテナンス・洗浄方法

11

3.1 フィルターのクリーニング

12・ 清掃方法 ・ 交換方法 ・ 交換フィルター販売先
3.2 蓄熱エレメントのクリーニング④ トラブルシューティ
ング
4.1 コントローラーが動かない（ランプが点灯・点滅しない）

13
14
15

4.2 ファンが動かない
4.3 ファンが高速回転する（制御できない）
4.4 ファンが低速回転する
4.5 コントローラーが点灯しない
4.6 １～５で問題が解決されなかった

1

使用上のご注意◎安全のために必ずお守りく
ださい
ＰＥＪスーパー換気シリーズをお使いいただく
前に必ずこちらの取扱説明書をお読みください。
≪ 誤った使⽤は本体・コントローラーの故障やけが・災害の原因になります。≫
コントローラーに⽔等をかけないでください。
≪ ショートや感電により、⽕災の原因になります。≫
改造や⼯具を必要とする分解はしないでください。
≪ 本体・コントローラーの故障やけがの原因になります。≫
お⼿⼊れの際は必ず製品の電源を落としてから⾏ってください。
≪ 本体・コントローラーの故障やけがの原因になります。≫
主電源は必ず交流100Ｖで使⽤して下さい。
≪ 対応電圧 90Ｖ～240Ｖ；
50Ｈｚ～６０Ｈｚ≫
故障・異常時（異⾳・焦げ臭い等）
は、運転を停⽌してブレーカーを落として下さい。
≪ ショートや感電により、⽕災の原因になります。≫
外気の取り⼊れ⼝は、燃焼ガス等の排気を吸い込まない位置にあるか確認する。
≪ 室内に新鮮な空気が取り込めず、酸⽋状態の原因になります。≫

せせらぎ」
をご使⽤される場合のお願い◎北海道地区で「気密性の高い住宅ではレンジファン使⽤時に室内が負圧となり、「せせらぎ」の給気時に必要以上の冷たい外気が流⼊し、室内温度環境に影響が生じる恐れがあります。同時給排気型ではない強制排気型レ ンジファンをご使⽤される場合は、市販の負圧作動レジスターをレンジファン近辺に設置してください。

2

①「せせらぎ®」の概要

3

1.1 PEJスーパー換気シリーズについて
PEJスーパー換気「せせらぎ」システム
は⾼効率の全熱交換換気システム（換気分類：第一種）です。⾃然の空気を給気し室内の熱と湿気を回収します。集中コントローラー1基につき最⼤16台までの換気ユニットを同期し、連動運転ができます。

稼働時は給排気の最⼤93％（せせらぎHEXAGLOT）の熱と湿度が回収されます。
PEJスーパー換気「せせらぎ」
システムの各部品は簡単にメンテナンスが⾏えます。空気の汚れの状態により定期的にフィルター及びPEJスーパー換気「せせらぎ」本体をクリーニングする事で高い効率を維持することが出来ます。

シンプルな構造
PEJスーパー換気シリーズは右の図のような構成になっております。室内カバー・
フィル
ター・
換気 ファン・
蓄熱エレメントまで、⼯具なしですべて取り外せます。室内カバーはマグネット式、換気 ファンはコネクターを外すことで取り外せるので、メンテナンスが⾏いやすく、シンプルな設計になっております。

24時間365⽇稼働
PEJスーパー熱交換換気システムは、PEJスーパー換気が年間消費する電⼒の４０倍以上の熱エネルギーを回収することができます。PEJスーパー換気を設置することにより、冷暖房の効率を高め、365⽇稼働してもエネルギーの消費を抑える事ができ、電気料⾦等を節約することができます。

集中コントローラーVMPX-Nシリーズ
せせらぎ」を最⼤16台まで接続が可能なコントローラーです。
集中コントローラーVMPX-NはPEJスーパー換気「41.2 初期使用方法の注意点と「せせらぎ®」の特性表• 北海道地区でPEJスーパー換気「せせらぎ」をご使用される場合のお願い
気密性の高い住宅ではレンジファン使用時に室内が負圧となり、PEJスーパー換気「せせらぎ」の給気時に必要以上の冷たい外気が流入し、室内温度環境に影響が生じる恐れがあります。
北海道地区では「せせらぎ」寒冷地用（北海道使用）をご使用ください。
• PEJスーパー換気「せせらぎ」の特性表

せせらぎHEXAGLOT®
型番

SKH150se-325

熱交換効率

最大 93%

風量 ※最大80 m³/h

ファンユニット

PEJ ガウスファン

消費電力

最大 1.6 W

ハニカム
カートリッジタイプ
蓄熱エレメント
外径 154 mm
長さ 150 mm
外径 165 mm
スリーブ管 寸法
長さ 325 mm
減音効果- 36 dB(A)※ 表記されている風量は本体一台の風量です。PEJスーパー換気「せせらぎ」
は70秒ごとに給気⇔排気が切り替わる
ので、換気計算する際表記されている風量の半分の40m³/hで計算します。表示風量は修正後の風量です5

1.3 PEJスーパー換気「せせらぎ®」の各部名称

スリープ

PM2.5花粉フィルター

蓄熱エレメント+ファンユニット

室内カバー

防火ダンパー（防火地域のみ）

標準フィルター

コントローラーVMPX-Nシリーズ

6

室内カバーの取り付け※外壁の厚みによって、室内カバー④（取付ベース）は不要です。
取付ベース無し

取付ベース有り

フィルター
フィルタータイプは4種類あります：
標準フィルター・PM2.5花粉フィルター・抗菌フィルター・
脱臭フィルター
標準フィルターは、日常生活で、外気の汚れの侵入防止で、水洗いで清掃できるタイプです。
花粉症の対策として、PM2.5・花粉フィルターを提供しており、スギ花粉が飛散する時期（2月～4月）にぜひご使用ください。PM2.5・花粉フィルターは水洗いできないため、シーズンごとの交換となります。
さらに、抗菌フィルターは、PM2.5はもちろん、抗菌もできます。
脱臭フィルターは、抗菌+脱臭という特徴があります。
交換フィルターセットの注文方法① 建築会社様② PEJホームページ http://www.passivenergie.co.jp③ PEJメール otoiawase@passivenergie.co.jp④ Amazon.co.jp(6枚交換フィルターセット）

PM2.5フィルター 検索番号： B0108NCXTE
標準フィルター（※フィルター交換・清掃方法：ページ12参考）

検索番号： B010DFJE80

抗菌フィルター 検索番号：B01EGZ03FG
脱臭フィルター 検索番号：B01EH1EOEA
7

② コントローラーの操作⽅法

8

1.集中コントローラーVMPX-Nシリーズ
集中コントローラーVMPX-Nシリーズは電源を入れ

集中コントローラーVMPX-Nシリーズの機能ファンると、⾃動的にシステムが稼働します。最初は結線さユニットの給排気制御れているファンの状況を確認してコントローラー内部の フィルター交換時期の表⽰

設定・ファンの認識を５秒程⾏います。

 操作パネル（表面） コントローラー1台でファン2～16台の運転制御が可能④ 熱交換モード⑤ ナイトパージモード① 電源⑥ 風量表示② 風量選択③ フィルター点検表示/ リセット①

電源を約５秒長押しすると、ファンユニットは運転停止します。

②

集中コントローラーVMPX-Nでは、⾵量選択ボタンを押すことで、 4段階の⾵量で運転することができます。

③

フィルター点検サインのLEDが点灯すると、フィルターの点検をして下さい。点検後、③のボタンを約3秒長押しすると、累積時間のリセットができます。(※ページ12)④

熱交換モードは通常運転モードです。(次項説明)⑤

ナイトパージモードに変更するボタンです。(次項説明)⑥

風量表示ランプは、各⾵量に応じてLEDランプが点灯し、①が最も少なく、 ④が最も多くなります。通常運転は①～②です。家族団欒時は③をお奨めします

9

2.各運転モードの詳細
排気給気

排気２度

外気０度

通常運転モード (風量１～３）
通常運転モードは、熱交換を⾏いながら換気をする標70秒準モードです。ファンユニットは⾃動的に70秒間隔で給気と排気が切り替わります。

室内
20度

給気
18度

ナイトパージモード (風量３）ナイトパージモードは、接続されているファンずつで、給気と排気の連続運転です。
排気の⾃動切り替えや熱交換はユニットの半数70秒間隔での給⾏われません。

室内の温度が室外より⾼いときに室内の熱を外にからの涼しい空気を取り入れることが逃がし、外70秒できます。夏期の夜間にお勧めのモードです 。

10

③ アフター・メンテナンス
清掃方法

11

3.1 フィルターのクリーニング
PEJ スーパー換気「せせらぎ®」は、クリーニング等の簡単なメンテナンスのみでご使用頂けます。フィルター、蓄熱エレメント、ファンユニットを定期的にクリーニングして下さい。 ※クリーニング作業の前にコントローラーの電源を抜き、換気用の電源ブレーカーを落として下さい。
フィルター交換のLEDが点灯すると、フィルターの点検をしてください。
フィルターのお手入れは、6ヶ月に一度目安に行って下さい。コントローラーに稼働時間（約６ヶ月）によりお手入れのサインを出します。２～３年に一度は標準フィルターの交換をオススメします。※詳し
くはコントローラーマニュアルをご参照ください。
標準フィルターは洗浄し繰り返し使用することが出来ます。
（※PM2.5フィルター、脱臭フィルター、抗菌フィルターは洗浄不可）① 洗う前にフィルターを室内カバーから外して下さい。

室内カバー①を外す

室内カバー②を外す

フィルターを外す※写真のようにカバー②の下部を少し下に引くと、簡単に外せます。
② 最初に掃除機などで表面に付着した埃を落とし、お湯で手もみ洗いして下さい。
※ベタツキ、汚れ、臭いが目立つ場合、中性洗剤を使用して下さい。
③ 再度取り付ける前にフィルターを乾かして下さい。
※汚れが付着することがあるので他の物と一緒に洗わないで下さい。
④ 交換後、コントローラーのボタンを約５秒長押しすると、累積時間のリセットができます。
交換フィルターセットの注文方法① 建築会社様② PEJホームページ http://www.passivenergie.co.jp/inquiry.php③ PEJメール otoiawase@passivenergie.co.jp④ Amazon.co.jp
PM2.5フィルター 検索番号： B0108NCXTE
標準フィルター

検索番号： B010DFJE80

抗菌フィルター 検索番号：
B01EGZ03FG
脱臭フィルター 検索番号：
B01EH1EOEA

12

3.2 蓄熱エレメントのクリーニング
蓄熱エレメントのセラミックスの汚れを年に1 度のペースで確認して下さい。中の埃は掃除機で吸い込んで下さい。それでも取り除くことができない場合は、お湯を使用して洗浄して下さい。なお高温の洗浄も可能です。（火傷に注意！）

手順：① クリーニング作業の前に分電盤のブレーカーを下げて下さい。
② 室内カバー、防塵フィルターを取り外して下さい。
③ ファンユニットをスリーブから抜き出して下さい。 ※コネクターを外して下さい。
④ 取手を引っ張りスリーブから蓄熱エレメントを抜き出して下さい。
⑤ 画像のようにバケツにお湯をため、蓄熱エレメントをそのまま洗います。

⑥ 洗った蓄熱エレメントは直接日の当らない場所で乾かして下さい。
⑦ 再度設置する前にスリーブの内部を拭いてください。
⑧ ファンユニットの羽を柔らかい布巾で拭いて下さい。

2.4

再取付取り付ける時は逆順番で行います。
① 蓄熱エレメントを挿入します。（取手を必ず表側にして下さい。）② ファンユニットを挿入します。
③ コネクターを挿し込みます。
④ ブレーカーを上げてください。

13

④ トラブルシューティング14

4 トラブル・シューティング
1.

2.

3.

コントローラーが動かない。（ランプが点灯・点滅しない）
A)「 ON/OFF 」ボタンを強めに１秒以上押してください。

B)

ブレーカーなどの主電源が通電されているか確認してください。

C)

コントローラーまでの主電源配線が断線していないか確認してください。

ファンが動かない。
A)

配線方法を確認してください。（「せせらぎ®」はコントローラー集中配線です。）

B)

ファンのコネクター部の結線・配線を確認してください。

C)

コントローラーのコネクター部の結線・配線を確認してください。

D)

ファンまでの配線が断線していないか確認してください。

E)

コントローラーの配線状況を確認してください。

ファンが高速回転する。（制御できない）
A) コントローラーの配線を確認してください。

4. コントローラーのLEDが点灯しない。
A) コントローラーがOFFです。電源ボタンを長押ししてください。

5． 問題が解決されなかった。
裏表紙に書いてある連絡先までご連絡ください。
代理店様名・工事店様名・物件名・問題点をお話しいただけると対応がスムーズに進みます。

15

全熱交換換気システム
PEJスーパー換気「せせらぎ」
VMPX-Nシリーズ コントローラー
取扱説明書 発⾏：2018年 4月

パッシブエネルギージャパン株式会社

Passiv Energie Japan Inc.

〒140-0001

東京都品川区北品川3‐6‐13

電話
ファックス
＠メール
ホームページ

03-6433-2831
03-6433-2839
info@passivenergie.co.jp
www.passivenergie.co.jp

営業時間

平日 9：00～©PassivEnergie Japan Inc. 2010-2018

17：00