スイッチスイッチ本体【チョコ色】
はP.182〜P.186をご覧ください。

ニューマイルドビーシリーズ スイッチ本体

PW（ピュアホワイト色）■ オーロラスイッチの特長□ ガイド用のオーロラスイッチ・オーロラマークスイッチは、OFF状態でスイッチのつまみがオレンジ色に輝き位置表示するので、暗闇でもスイッチの位置が一目でわかります。階段でガイド用３路スイッチを使用すれば、下でONして上でOFF（上でONして下でOFF）が可能です。
□ チェック用のオーロラスイッチ・オーロラマークスイッチは、ON状態でスイッチのつまみが赤く光り、消し忘れを防止します。

■ 結線方法■ QL端子構造■ 電線の外し方① 器具裏面のストリップゲージに合わせて電線を皮むきし、心線に曲がりがあればまっすぐに直してください。
② 皮むきした電線を、電線差込み穴へ心線が見えなくなるまで、十分に差し込んでください。差込みが不十分な場合、発熱する恐れがあります。
※適合電線 : 銅単線 φ1.6mm・φ2.0mm 専用□ 電線はずし穴にドライバーを差し込んだまま電線を引き抜いてください。

C（チョコレート色）

押す

ニューマイルドビーシリーズの配線器具は、すべて、ワンタッチで確実にスピード結線ができる Q L 端子を採用しております。

埋込スイッチ
片切両切

JEC-BN-1 PW

15A / 300V
￥210
●

回路図

12３路

JEC-BN-2 PW

15A / 300V
￥710
●2P

回路図

工事用配線器具

1234４路JEC-BN-3 PW

15A / 300V
￥340
●3回路図
10

JEC-BN-4 PW

15A / 300V
￥1,100
●4回路図

31234

埋込マークスイッチ（スイッチ部のカードホルダーに、マークカードが入ります）
片切 マーク
15A / 300V
￥280
●(M)

両切 マークJEC-BN-1M PW
回路図

1215A / 300V
￥780
●2P(M)

３路 マークJEC-BN-2M PW
回路図1234４路 マークJEC-BN-3M PW

15A / 300V
￥420
●3(M)

回路図
10

OFF状態でスイッチのつまみが表示灯200V用は受注生産の商品です。

片切 ガイド用 JEC-BN-1GR PW

３路 ガイド用 JEC-BN-3GR PW

４路 ガイド用 JEC-BN-4GR PW

15A / 300V
￥650 (表示灯200V)￥530 (表示灯100V) ●H￥820 (表示灯200V)
15A / 300V
￥700 (表示灯100V) ●3H￥1,650 (表示灯200V)
15A / 300V
￥1,500 (表示灯100V) ●4H

回路図

回路図
1P・L

12021P・L

P・L

33（スイッチ部のカードホルダーに、マークカードが入ります。 ）ガイド 用埋込オーロラマークスイッチ
OFF状態でスイッチのつまみがオレンジに輝き位置表示します。

4表示灯200V用は受注生産の商品です。

片切 ガイド用

３路 ガイド用

４路 ガイド用￥650 (表示灯200V)
15A / 300V
￥530 (表示灯100V) ●H(M)￥820 (表示灯200V)
15A / 300V
￥700 (表示灯100V) ●3H(M)￥1,630 (表示灯200V)
15A / 300V
￥1,500 (表示灯100V) ●4H(M)JEC-BN-1MGR PW

JEC-BN-3MGR PW

回路図

1201P・L

回路図1234

ガイド用スイッチ■ 使用上のご注意□ 負荷を接続していない状態で..
➡配線の浮遊容量によりガイドスイッチが薄く点灯する場合がありますが、異常ではありません。
➡施工確認で、負荷接続部（シーリングボディ 等）をテスターで測定すると、数十ボルトの電圧が表示されますが、異常ではありません。
□ 電子スタータ式蛍光灯等、消灯時の内部インピーダンスが高い蛍光灯を接続した場合、ガイドスイッチが薄く点灯あるいは点灯しない場合があります。
ガイドスイッチ用コンデンサを負荷に並列接続してご使用ください。

ガイドスイッチ用コンデンサ
ガイドスイッチ用コンデンサ

回路図

P・L

1JEC-BN-4MGR PW

回路図

15A / 300V
￥1,230●4(M)3

ガイド 用埋込オーロラスイッチ（オレンジに輝き位置表示します。）

回路図

JEC-BN-4M PW

GC-1
￥870

2P・L

334

【 詳しくは 6.資料ページ をご覧ください。】■ 363ページ□ 蛍光灯負荷 ガイドランプの点灯状態について

160

スイッチ

スイッチ本体【ガイド用スイッチ】
ガイド用スイッチは【OFF】の状態で位置表示灯がオレンジ色に光り、暗い場所でもスイッチの位置を確認することができます。

ガイドランプ付スイッチ 使用上のご注意■ グロースタート式・電子点灯管式蛍光灯負荷の場合およびガイド用スイッチの多個所取付のとき、ハイインピーダンスによりガイドランプが暗くなる事や不点灯になる事があります。このようなときには、外付けコンデンサを負荷に並列接続してください。
□ 蛍光灯負荷 ガイドランプの点灯状態について「ガイド用スイッチ」は、スイッチがオフの時に点灯する内蔵ランプに「ネオン管」を使用しております。
ネオン管の明るさは使用されている負荷により多少暗くなる事や、発光しない場合がありますのでご注意ください。
明るさは、蛍光灯の点灯方式によりネオン管に流れる電流が絞られるために起こります。
（蛍光灯のオフ時の内部インピーダンスが大きいほどネオン管に流れる電流が少なくなります。）
照明器具内部インピーダンス

発光状態

白熱電球

数100Ω〜数KΩ

○

ラピットスタート式蛍光灯（ 高 力 率・低 力 率 ）数100Ω〜１KΩ

○インバータ蛍光灯

数100Ω〜10数KΩ

○ ※1数100KΩ

△〜× ※2数10KΩ〜数MΩ

△〜×

グロースタート式蛍光灯
電子点灯管式蛍光灯○：明るく点灯△：多少暗く点灯
×：暗く点灯か点灯しない※1 メーカーにより例外的に高いものあり※2 ３路＋３路（＋４路）の場合 → ×（暗く点灯）

グロースタート蛍光灯・電子点灯管式蛍光灯でガイドランプが暗くなるときは、蛍光灯へ外付けコンデンサをつけてください。
同様な状況がガイドランプ付きスイッチの多個所取付け（３路・４路配線）でおこります。
負荷と並列に外付けコンデンサをつけてください。 ガイドスイッチ用コンデンサ製品番号：GC-1

工事用配線器具■ 負荷を接続していないとき、配線の持つ静電容量の影響でガイドランプが薄く点灯する事がありますが、異常ではありません。
負荷を接続すると正常になります。
□ ガイドランプの微小点灯について
ネオン管
放電電流

負荷

負荷が接続されれば電圧側

C1C2

負荷がないときの微少電流（点線）静電容量の抵抗分は負荷抵抗に比べ大きいのでネオン管には負荷抵抗を※ 負荷が接続されていない場合、電線の長さや敷設状況によってガイドランプは微小点灯をおこします。 経由した電流がながれ正常発光します。
負荷を接続して、点検してください。

■ 負荷が接続されていない状態や、電子点灯管式蛍光灯 等のハイインピーダンスの負荷が接続された状態（この場合ガイドランプが付いてなくても）でテスター測定をおこなうと、電源電圧の約0.4〜1倍の値が表示される場合がありますが、負荷を接続した通常の使用状態では異常ありません。
□ ガイドランプ付スイッチ＋コンセント直列回路における スイッチOFF時のコンセント部の電圧について
下図の配線でスイッチOFF時にコンセント部の電圧をテスターで測定すると、電源電圧の約0.4〜1倍の値が表示される場合があります。
この現象は、スイッチ内部のネオン管の保護抵抗とテスターの持つ抵抗に顕著な差がないため、スイッチOFFでもテスターを通り、電圧が発生したと考えられます。

位置表示灯付スイッチ
OFF状態

ネオン管
保護抵抗

電圧測定時の電流の流れ（太線）AC100V

コンセント

テスター

テスター

内部抵抗

電源電圧の約0.4〜1倍の値が表示される

備 考 1：テ ス タ ー の 種 類 に よ り 電 圧 値 は 異 な り ま す。
備 考 2：コ ン セ ン ト 部 に 負 荷 が 接 続 さ れ た 状 態 で は、テスターでほぼ０ボルトとなります。

埋込スイッチ本体 片切

埋込マークスイッチ本体 片切

ガイド用埋込オーロラスイッチ本体 片切

ガイド用埋込オーロラマークスイッチ本体 片切

埋込スイッチ本体 両切埋込マークスイッチ本体 両切

ガイド用埋込オーロラスイッチ本体 ３路

ガイド用埋込オーロラマークスイッチ本体 ３路

JEC-BN-1 PW

JEC-BN-1GR PW

JEC-BN-1M PW

JEC-BN-2 PW

JEC-BN-2M PW

埋込スイッチ本体 ３路

JEC-BN-3GR PW

埋込マークスイッチ本体 ３路

JEC-BN-3 PW

ガイド用埋込オーロラスイッチ本体 ４路

JEC-BN-4GR PW

JEC-BN-3M PW

埋込スイッチ本体 ４路

埋込マークスイッチ本体 ４路

JEC-BN-3MGR PW

ガイド用埋込オーロラマークスイッチ本体 ４路

JEC-BN-4MGR PW

22.7（11.5）（11.5）

（7.9）

（7.9）
（21.2）

22.7（11.5）（7.9）（21.2）（11.5）（7.9）（21.2）

2844.22844.22844.2（21.2）

2844.2

22.7

JEC-BN-4M PW

22.7

JEC-BN-4 PW

JEC-BN-1MGR PW

161

スイッチ

スイッチ本体【チョコ色】
はP.182〜P.186をご覧ください。

チェック 用（ON状態でスイッチのつまみが赤く光ります。
）
スイッチ部のカードホルダーにマークカードが入ります。
オーロラマークスイッチ 低ワット用 （0.5A）
３路

12

回路図

0.5A / 300V
￥1,550●3L(M)

10LED

JEC-BN-4MLCL PW
回路図

0.5A / 300V
￥2,830●4L(M)

LED

433

LED

21LED

チェック 用オーロラマークスイッチ
片切 ２線式

３路 ２線式JEC-BN-1MLCR PW
回路図

4A / 300V￥1,200●L(M)1４路JEC-BN-3MLCR PW

2回路図

4A / 300V￥1,420●3L(M)

10LED

回路図
1234

表示はありません。

チェック用スイッチ■ 使用上のご注意LED

片切 ３線式

15A / 300V ●L(M)
回路図￥700 (表示灯100V)￥820 (表示灯200V)
0P・L

3チェック用オーロラマークスイッチ本体 片切 ３線式

JEC-BN-1MCR PW

22.7

2844.2（21.2）(21.2)

チェック用
オーロラマークスイッチ本体 片切 ４路

JEC-BN-4MLCR PW

23.00522.7

22.7

JEC-BN-4MLCL PW(11.5)(7.9)(11.5)(23.8)(21.2)(23.8)

2844.2(7.9)

2844.2(21.2)(21.2)(28.2)(7.9)

2844.2

チェック用
オーロラマークスイッチ本体
低ワット用 ３路JEC-BN-3MLCL PW2844.2(7.9)(11.5)（11.5）（7.9）（11.5）（7.9）（21.2）JEC-BN-1MLCR PW
JEC-BN-1MLCRH PW

2844.2

チェック用
オーロラマークスイッチ本体 低ワット用 ４路

22.7

JEC-BN-3MLCR PW

2チェック用オーロラマークスイッチ本体 片切 ２線式

JEC-BN-1MLCL PW

44.2

チェック用
オーロラマークスイッチ本体 ３路 ２線式

1チェック用オーロラマークスイッチ本体
低ワット用 片切

2828
44.2

LEDP・L

322.7

JEC-BN-1CR PW

片切チェック用

122.7

チェック用
オーロラスイッチ本体 片切 ３線式

JEC-BN-1MLCRH PW

12A / 300V ●L(M)￥1,400 100V200V兼用 回路図

22.701片切 ２線式

JEC-BN-1MCR PW(7.9)(11.5)JEC-BN-1CR PW(21.2)(28.2)

片切 ３線式23

工事用配線器具□ 適 合 負 荷 容 量 以 下 の 負 荷を接 続したとき、スイッチの表示ランプは点 灯しませ んが、故 障 ではありません。
□ 容量以上の負荷を接続すると、スイッチ内部の ｢表示ランプ点灯用電子部品｣ が故障し、劣化・発煙のおそれがありますので、負荷容量に合ったスイッチをお取り付けください。
□ 4 A 定 格・0 . 5 A 定 格 のチェック用
スイッチ、ガイド・チェック用スイッチにおいて、下 結 線 図のようなコンセント取り合い（コンセントの入切 ）を行なう場 合 は 、過 負 荷を招かないよう、スイッチで 入 切 する
器 具に付 属 の 負 荷 容 量 表 示シ ールを貼り付けてください。

チェック 用（3線式）チェック 用（3線式）チェック 用
オーロラスイッチ オーロラマークスイッチ 高ワット用 （12A）
15A / 300V ●L
回路図￥700 (表示灯100V)￥820 (表示灯200V)

162

3路・4路

LED

3LED

スイッチ右側に表示があります。

【 詳しくは 6.資料ページ をご覧ください。
】■ 363ページ□ 機能付照明器具とチェック用
スイッチ4Aタイプについて

JEC-BN-4MLCR PW

4A / 300V￥2,600●4L(M)

片切・両切

22.7

回路図

0.5A / 300V
￥1,310●L(M)

４路

JEC-BN-3MLCL PW(7.9)(11.5)JEC-BN-1MLCL PW(21.2)片切

QL端子の採用で、ワンタッチで確実にスピード結線。
消し忘れ防止・位置表示に便利なオーロラスイッチ・オーロラマークスイッチ。

スイッチ

マークシート【チェック用スイッチ】
チェック用スイッチは【ON】の状態で確認表示灯が赤色に光り、ポーチ灯や換気扇などの動作確認をすることができます。

スイッチ回路の違いによるチェックランプの色差についてスイッチの仕様（使われ方）により回路が違い チェックランプの色差が異なります。
Ａ．３線式チェック用スイッチの場合

仕様上 発光素子はオレンジ色のネオン管を使用しており、赤色透明のカバーをとおして表示させます。

配線方式より100Vで発光するネオン管を使用しています。ネオン管は100Ｖで電流値が約0.3mA（点灯時0.03W）とひじょうに少ない値で発光し、コスト面でも最も安価であるため従来より使用されています。
Ｂ．２線式チェック用スイッチの場合仕様上発光素子は赤のＬＥＤを使用しています。

２線式のばあい、負荷電流により点灯させる点灯回路（低ワット用はダイオードブリッジ式、その他ＬＥＤを発光させています。

電流トランス方式）からの電流により※回路方式の違いにより、色差が変わりますが、３線式は点灯の明るさが、負荷の種類・負荷容量に影響を受けず明るさが一定である利点があります。２線式の場合は、明るさが負荷容量により変化し、負荷容量が高いほど明るくなる特徴があります。

換気扇

白熱灯

配線図
電圧側
電圧側

0Ｂ．
２線式チェック用スイッチ配線図
負荷側 1LED

ネオン管

100Ω

1180KΩ
接地側 3工事用配線器具

Ａ．
３線式チェック用スイッチ

2換気扇

電源
100V 50Hz

電源
100V 50Hz

白熱灯
スイッチONのときネオン管に発光電流が流れ、チェックランプが点灯します。

マークシートスイッチONのとき負荷をとおしてLEDに発光電流が流れ、チェックランプが点灯します。

同一マークシートの種類（同一マーク×20…1シート単位）
型

MS-20

MS-201￥240￥120（価格は1シート単位）（価格は1シート単位）

標準マークシート■マークカードのセット方法①スイッチのツマミをOFF側に倒した状態でカードホルダーを引き上げて取りはずす。
②カードホルダーにマークカードをセットする。
③カードホルダーをスイッチのツマミにあてがいON側に反転させながらカードホルダーを押し込んでセットする。

同一マークシート（洗面）

番

品

番

メーカー希望小売価格 税別

MS-001

居間￥120

MS-002足元灯￥120

MS-101

玄関

MS-102型

番

品番

メーカー希望小売価格 税別

MS-302

脱衣所￥120MS-303

棚下灯

￥120

￥120MS-304

床の間

￥120

換気扇

￥120MS-305

ダウンライト￥120MS-103

階段￥120MS-306

トイレ￥120MS-104

勝手口￥120MS-401

納戸￥120MS-105

壁付灯￥120MS-501

ポーチ

￥120

MS-106

個室1￥120MS-502

ホール

￥120

MS-107

個室2￥120MS-503

ブラケット

￥120

MS-108

換気扇切入

￥120

MS-601門灯￥120

MS-109換気扇弱強￥120MS-602（文字無し）￥120

MS-201

洗面￥120MS-603

ミラー灯

￥120

MS-202

食堂￥120

MS-701

洋室￥120

MS-203食事室￥120

MS-702ユーティリティ￥120

MS-204

常夜灯￥120MS-703

浴室

￥120

MS-205

サンルーム

￥120

MS-801

廊下￥120MS-301

台所￥120MS-901

和室

￥120

163