【ESS-T3シリーズ】 基本形 + V2Hシステム（一体型）
契約ブレーカ（MCCB）※この配線例においてはMCCBは省略可能です。

系統 単相3線 100/200V
UNW

逆潮流防止用CT (付属品)※近くのΦの数値はPF管の穴径を示す。

自動切替開閉器(ES-B8T)【定格90A】

標準分電盤【現調品】

UNW

スマートメーター

LL

WH

K

K

U

WH

:PF管コネクタ(新規に分電盤を設置する場合)

W

N

幹線ケーブル２

主幹ブレーカ

【注意事項】

75AT
スマートメーターを設置している場合

中継BOX

家庭負荷・自動切替開閉器に流れる電流は最大90Aとなるようにしてください。

分岐ブレーカ【主幹ブレーカの定格電流が60ATより大きい場合】
家庭負荷の消費電流と充電電流の合計が90Aを超えるおそれがあります。
契約容量設定または最大充電電力設定で充電電力を制限してください。
最大90Aを超える場合は「基本形 + 増設用分電盤」を参照してください。

入入・パワーコンディショナの筐体にはC種接地を施してください。

入V2H系統/自立BT

BTー ＋ ー ＋ FG・パワーコンディショナの筐体接地と太陽電池の架台接地は別々の独立した接地棒に接続してください。(外部ノイズにより、パワーコンディショナの誤動作やテレビ、ラジオ、無線機器等への電波障害を引き起こすおそれがあります。)

家庭負荷

E U N W・送り配線、渡り配線はブレーカ等の許容電流、発熱などを十分考慮してください。
・施工後、盤内の清掃を行い、切り屑等を取り除いてください。

中継ケーブル
蓄電システム用ブレーカ（ELCB）

幹線ケーブル１

C種接地

・AC_CTは、設置後に「L」の表記が電力会社側になっていることを確認してください。
・最新の情報は、ニチコンホームページをご確認ください。

Φ28
PV4

パワーコンディショナ(ES-T3＊)＋ー＋ー＋ーV2H DISTACCTPVCTREMOTE＋ー＋ ー＋ー＋ ーΦ28＋Φ28

Φ28

Φ22

増設蓄電池ユニット(ES-T3L＊[4.9kWh] /ES-T3X＊[7.4 kWh])蓄電池ユニット

ルーター等

PCS_FG線 (IV5.5sq以上)
V2Hケーブル( ～20m：CV8sq×2C
20～40m：CV14sq×2C)- +蓄電池ケーブル(～20m：CV8sq×2C、20～30m：CV14sq×2C)

BT_FG線 (IV5.5sq以上)

V2HスタンドV2Hブレーカ

端子台ーΦ28z 太陽電池架台

Φ28

V2H一体型システム(ES-T3V＊)

ネットワーク

太陽電池

蓄電池ブレーカ

ー ＋蓄電池通信ケーブル

V2H通信ケーブル

室内リモコン(ES-R6＊)(ES-T3S＊[4.9kWh] /ES-T3M＊[7.4 kWh])

PVケーブル1～4( ～40m：CV2sq×2CまたはHCV2sq×2C
40～70m：CV3.5sq×2CまたはHCV3.5sq×2C)

電源 充電/放太陽光発自立運 点検 リセット電転電LANケーブルーBT

E U N W

蓄電池増設通信ハーネス (付属品)系統/自立BTー ＋ ー ＋ FG

蓄電池増設電力ハーネス (付属品)

V2H BT

増設BT_FG線(IV5.5sq以上)

PV4

系統/自立ケーブル(～20m：CV8sq×3C、20～40m：CV14sq×3C)

PV2 PV3分電盤通信ケーブル

PV1

AC_CTケーブル

PV3

リモコンケーブル

PV2太陽電池

太陽電池

太陽電池

＋空き ー

V2H_FG線(IV5.5sq以上)

PV1

Φ28＋ー ＋PF管部

接地線用穴

Φ22

C種接地
C種接地c21-1

【ESS-T3シリーズ】 基本形 + V2Hシステム（セパレート型）
契約ブレーカ（MCCB）※この配線例においてはMCCBは省略可能です。

系統 単相3線 100/200V
UNW

逆潮流防止用CT (付属品)

自動切替開閉器(ES-B8T)【定格90A】

UNW

スマートメーター

標準分電盤【現調品】

KK

U

WH

※近くのΦの数値はPF管の穴径を示す。

LL

WH:PF管コネクタ(新規に分電盤を設置する場合)

W

N

幹線ケーブル２

主幹ブレーカ

【注意事項】

75AT
スマートメーターを設置している場合

中継BOX

家庭負荷・自動切替開閉器に流れる電流は最大90Aとなるようにしてください。

分岐ブレーカ【主幹ブレーカの定格電流が60ATより大きい場合】
家庭負荷の消費電流と充電電流の合計が90Aを超えるおそれがあります。
契約容量設定または最大充電電力設定で充電電力を制限してください。
最大90Aを超える場合は「基本形 + 増設用分電盤」を参照してください。

入入・パワーコンディショナの筐体にはC種接地を施してください。

入V2H系統/自立BTBT
ー ＋ ー ＋ FG・パワーコンディショナの筐体接地と太陽電池の架台接地は別々の独立した接地棒に接続してください。(外部ノイズにより、パワーコンディショナの誤動作やテレビ、ラジオ、無線機器等への電波障害を引き起こすおそれがあります。)

家庭負荷E U N W

・送り配線、渡り配線はブレーカ等の許容電流、発熱などを十分考慮してください。
・施工後、盤内の清掃を行い、切り屑等を取り除いてください。

中継ケーブル
蓄電システム用ブレーカ（ELCB）

幹線ケーブル１

・AC_CTは、設置後に「L」の表記が電力会社側になっていることを確認してください。

C種接地

・最新の情報は、ニチコンホームページをご確認ください。
Φ28PV4パワーコンディショナ(ES-T3＊)

系統/自立BTー ＋ ー ＋ FG＋ー＋ー＋ーV2H DIST

ACCT

PV
CT

REMOTE＋ー＋ ー＋ー＋ ー

Φ28＋

Φ28

Φ28

Φ22

増設蓄電池ユニット(ES-T3L＊[4.9kWh] /ES-T3X＊[7.4 kWh])蓄電池ユニット

ルーター等

PCS_FG線 (IV5.5sq以上)
V2Hケーブル( ～20m：CV8sq×2C
20～40m：CV14sq×2C)- +蓄電池ケーブル(～20m：CV8sq×2C、20～30m：CV14sq×2C)

BT_FG線 (IV5.5sq以上)

端子台

V2HスタンドV2Hポッド ー ＋

V2Hブレーカ

端子台ー＋

FG ー＋

※

Φ28z 太陽電池架台
C種接地

Φ28

V2Hセパレート型システム(ES-T3P＊ / ES-T3PL＊)

ネットワーク

太陽電池

蓄電池ブレーカ

ー ＋

蓄電池通信ケーブル

V2H通信ケーブル

室内リモコン(ES-R6＊)(ES-T3S＊[4.9kWh] /ES-T3M＊[7.4 kWh])

PVケーブル1～4( ～40m：CV2sq×2CまたはHCV2sq×2C
40～70m：CV3.5sq×2CまたはHCV3.5sq×2C)

電源 充電/放太陽光発自立運 点検 リセット
電転電

LANケーブルーBT

E U N W

蓄電池増設通信ハーネス (付属品)

V2H BT

蓄電池増設電力ハーネス (付属品)PV4

増設BT_FG線(IV5.5sq以上)

PV2 PV3系統/自立ケーブル(～20m：CV8sq×3C、20～40m：CV14sq×3C)PV1

分電盤通信ケーブル

PV3

AC_CTケーブル

PV2リモコンケーブル

PV1Φ28太陽電池

太陽電池

Φ28

太陽電池

Φ36

ー ＋

FG ー ＋

PF管部

接地線用穴

Φ36

V2Hポッド通信ケーブル1
V2Hポッド通信ケーブル3

V2H_FG線

V2Hポッド通信ケーブル2(IV5.5sq以上)
C種接地

V2Hポッド通信ケーブル4
V2Hポッドケーブル(CV14sq×2C以上)※Φ28のPF管コネクタでΦ22のPF管を接続するため付属の変換アダプタを使用してください。
V2Hポッド_FG線(IV5.5sq以上)

c21-2