20190903
小規水供給システムのあり方に関するシンポジウム

多様な水源を利用するための技術及び装置例

三菱ケミカルアクア・ソリューションズ㈱新規事業開発部 浦

3兆7244億円

連結売上収益2兆5,481億円
連結従業員数40,290名【事業内容】
機能商品・素材等の製造・販売

10事業部門
石化部門

･･･

MMA部門

･･･

環境・生活ｿﾘｭｰｼｮﾝ部門

ｲｵﾝ交換、凝集剤、中空糸膜、植物工場、水槽、橋脚補強材、その他環境関係製品

三菱ケミカルアクア・ソリューションズ㈱前処理装置 浴槽・プール等の濾過
超純水装置

軟水装置

飲料業界向け純水装置

排水処理装置 排水診断(生物診断)

地下水・工業用水飲料化システム

純水装置

医療用水装置 分析計器
人工炭酸泉製造装置

分離精製

三菱ｹﾐｶﾙｱｸｱ・ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱の特徴☆☆ 三菱の高い信頼と技術力 ☆☆
１) 信頼性の高いｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ技術
２）三菱ケミカル㈱が保有する材料技術とのコラボ◎ 地下水、浄水関連導入実績 1300箇所以上◎ 純水、超純水関連も多数導入◎ 排水/MBR導入実績 4000箇所以上◎ 多彩なイオン交換技術による分離精製

本日は地下水、表流水に絞った技術をご紹介

地下水膜ろ過システムフロー
塩素滅菌

ろ過処理

膜ろ過処理
UF膜0.005µm

残留塩素管理上水道【ハイブリッド設計】
硬度、シリカによるスケ-ル除去でRO膜を併用します（北海道はNF膜）

深井戸を採用井戸は耐震性に優れており、地震の影響を受けにくいことが過去の震災で証明されています。また、表流水や伏流水の侵入がない深井戸を使用するため、水質の安定した地下水を確保できます。

２つの水源を持つことの有効性 ＜二元給水＞
災害時の水ライフライン確保に貢献可能なシステム！！

三菱ケミカル㈱：中空糸膜、イオン交換樹脂など☆信頼性の高い物理的ろ過法

中空糸膜

家庭用浄水器MF膜：孔径 0.4～(0.05)μm前後
UF膜：孔径 ～0.05μm前後
工業用ﾓｼﾞｭｰﾙ
浄水場
工業用途

浸漬膜ﾓｼﾞｭｰﾙ

RO膜：ｲｵﾝｻｲｽﾞカット

安心のビジネスモデル① 水質保証
公的水質分析機関の当社が、水道法に定められた５１項目（平成26年4月より施行）の水質を保証します。
② 井戸リスク保証
掘削の結果、ご提案に必要な水質・水量が得られない場合は費用は頂きません。導入に際し、費用リスクがありません。

③ フルメンテナンス
設備費用及び定期保守点検、水質検査、ろ材交換、薬品代 、 老朽パーツ交換等のメンテナンス費用がｻｰﾋﾞｽ料単価に含まれ、初期投資不要の契約モデルです。

地下水膜ろ過システム契約形態
2 サービス契約の場合

1 リース契約の場合

ユーザー様

ユーザー様
リース契約

水質保証

リ-ス会社

売買契約

水質保証

保守管理委託契約
m3契約

浄化サービス契約
m3契約●設備設置・保守●薬品補充及び保守管理●消耗品交換（濾材、膜、ポンプ類、計測器等）

水量保証

弊社

弊社
12

製品技術例１：井戸水浄化技術

世田谷区役所 地下水処理ｼｽﾃﾑ (災害対策本部)
井戸深度：120m 常時水処理能力：9m3/日(月平均)
最大設備能力：約150m3/日 H25給水開始
井戸原水槽

砂ろ過UF
膜ろ過処理水槽

水質監視ｼｽﾃﾑ＊高い信頼性による地域支援例＊第三庁舎
受水槽

製品技術例2：井戸水浄化技術
国立病院機構水戸医療センター：地下水処理ｼｽﾃﾑ
原水水質：鉄5.9mg/L、Mn0.24mg/L、シリカ58mg/L
最大設備能力：約312m3/日 H23給水開始

井戸砂ろ過１

原水槽

砂ろ過２

第一処理
水槽

UF膜ろ過

RO膜ろ過

第二処理
水槽

水質
監視ｼｽﾃﾑ

図示せず
IntakePre-Treatment (UF Membrane)

RO Treatment

Water Supply

RO Membrane
Protective
Treatment

Reject to Sewage

High Pressure Pump
Reductant

Chlorine
RemovalNaOH

SilicaInhibitor

IntakeOxidization

Rapid Filter 1

NaClO

UF Membrane
pH Cont'l Sterilization

Water Quality
Control/Monitor

Rapid Filter 2

AT

Drinking Water
to User's Storage Tank
(Municipal Water Receipt)

FQ

Ｐ

NaClO

PACＰ

Raw
Water Tank

ＰWell Pump

Feed P (B)Feed Pump ChemicalDosing

Ｐst

1 Sand Filter

2nd

Sand Filter

Back Wash Pre-treated
Pump
Water Tank

Ｐ Feed P (A)ＰＰTreatedWater Tank

Feed Pump

災害拠点病院での活躍

製品技術例3：小型水処理装置
・～1m3/hrの水処理装置
・Fe、Mn除去もOK
・原水／UF膜ろ過水／RO水選択
・前面に水栓設置
・小型トラック積載可能、可搬式

10製品技術例４：遠隔監視ｼｽﾃﾑ、及び水質分析管理
遠隔監視ｼｽﾃﾑ

水質分析管理・遠隔監視ｼｽﾃﾑ「ウェルダス」(自社開発)
・地下水位や設備の運転稼働状況、水質データなど最大250項目を送信可能
・安心で安全なシステム運用

・厚労省登録水質分析機関
・2018年リニューアル新設

平時からの管理が重要である。

蛇口での浄化(組合わせ)：家庭用浄水器蛇口直結型

住設向け

業務用
膜モジュール

内部構造
活性炭＋膜ろ過

大手町KAITEKIcafe

情報提供：

三菱ケミカル・クリンスイ株式会社

浸漬膜エレメントを用いた
水質変動対応性の実証＜水道技術研究センター持ち込み研究＞
河川水水源である神奈川県川崎市長沢浄水場での実証試験について

目 標○吸引ろ過流束を1.0 m/d以上とし、6ヶ月以上の連続運転を実証○易メンテ型、遠隔監視などによる省人化浸漬膜ろ過運転の実証

約1000 mm

実験装置

膜エレメント設置状況

小型エレメント(6 m2)
湿潤重量：6 kg

・処理水量
・膜エレメント・水槽寸法

浸漬膜装置外観

・人力でのエレメント交換可能 (易メンテ性)・浸漬膜による高濁度変化への対応：40 m3/d (平均膜ろ過流束 1.1 m/d)
：PVDF製中空糸膜(公称孔径0.05 μm)
6 m2×6枚 (36 m2)：W625 ｍｍ × D576 ｍｍ× H1400 ｍｍ(有効水深1100 mm、容積約0.5m3)

運転条件
浄水場水源
：相模湖、津久井湖

運転条件
平均ろ過流束1.1 m/d
PAC原水ライン注入10 mg/L、NaClO逆洗ライン注入5 mgCl2/L
ろ過サイクル
ろ過30分、ろ過停止75秒(曝気75秒、逆洗45秒(1.65 m/d))
ドレーン
目標回収率(水回収率98％)に達したら全量ドレーン 0.8日に一回
データ収集 (2018/1/19～2018/8/3)
遠隔監視にて濁度、水温、流量、吸引圧を測定

原水及び処理水濁度推移

・原水濁度は通常3～7度を推移、相模ダム放水時は約80度に上昇
・運転期間中、膜ろ過処理水に濁度は検出されず(<0.001度)、一般細菌も検出されず除菌、除濁性能を維持

膜間差圧推移＜結果＞
・平均差圧上昇は0.04 kPa/d：1年間薬品洗浄不要を実証
・高濁度原水流入直後、膜槽内濁度は6,000度：運転に問題無し
・PAC注入ポンプ停止時に膜間差圧が上昇⇒PACポンプ運転再開後は、ポンプ停止以前まで膜間差圧が低下

全体のまとめ・膜技術を基軸とした地下水や表流水の浄化技術と導入しやすい契約方式で多数の実績を保持。
・水道に関するモジュール認定や装置認定を取得。
・弊社の得意とする投資不要のビジネスモデル【サ-ビス契約】
方式を水道事業で活用できないか模索中・三菱ケミカルホールディングスグループの幅広い技術を保有⇒ 分散型水供給システムの創造に貢献

現場ご担当者様のお困り事をお聞かせ下さい。
三菱ケミカルアクア・ソリュ-ションズ株式会社
新規事業開発部 浦
連絡先：050-3177-0639
E-mail:ura.yukihisa.ma@m-chemical.co.jp

ご清聴有難う御座いました