ＡＢ（別図１） データセンターのエネルギーブロックチャート

Ｃ

Ｄ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

①データセンター専用施設（建物）のケース

Ver2.02 2011/10/07 三菱総合研究所作成

データセンター機能専用部分：Ｄ／ＤａｔａＣｅｎｔｅｒ
D_G1
データセンター機能専用
受電設備

D_S1
発電所

D_G1_EPE

2020

受電電力量(kWh)
D_G2
データセンター機能専用
自然エネルギー型発電装置（太陽光・風力など）

D_S2
1

太陽光・風力等

D_S3
非常用発電燃料
（軽油等）

2

D_G3
データセンター機能専用
非常用発電装置

D_S4
常用自家発電燃料（コージェネ燃料）

D_S5
ボイラ用燃料3

D_S6
地域冷暖房等外部熱源

DC専用分電盤※力率を考慮した実効電力による電力量を測定

例(D_EPE_Purchased)=(D_G1_EPE)+(D_G2_EPE)

D_G2_EPE
2030
自然エネルギーによる発電
電力量(kWh)例

D_G3_CF2070
非常用発電による燃料消費量(kL)
例

D_G3_EPE
2040
非常用発電による発電
電力量(kWh)例

D_G4
データセンター機能専用
常用自家発電装置（コージェネレーション）

D_G4_EPE
2050
常用自家発電による発電
電力量(kWh)例(D_EPE)=(D_G1_EPE)+(D_G2_EPE)+(D_G3_EPE)+(D_G4_EPE)(D_G4_EPE_SE)=(D_G4_SE)×(D_G4_EPE)/((D_G4_EPE)+(D_G4_NEP))(D_G4_SE)=(D_G4_CF)
×換算係数(KWh/kL)
×換算係数0.35

D_G4_SE2120
常用自家発電で発生した
ソース換算エネルギー量(kWh)例

D_G5
データセンター機能専用
ボイラ装置等

D_G4_NEP
2130
常用自家発電で発電以外に発生したエネルギー量(KWh)
例(D_G4_NEP_SE)=(D_G4_SE)×(D_G4_NEP)/((D_G4_EPE)+(D_G4_NEP))(D_G5_NEP)=(D_G5_CF)×換算係数(KWh/kL)
×換算係数0.35

D_EPE_Purchased 2035
商用・自然エネルギーでの受電量(kWh)例(D_TSE)=(D_EPE_Purchased)+(D_G4_EPE_SE)+ ((C_EPE_Purchased)+(C_G4_EPE_SE))
×(C_EPE_D_R)

D_G4_CF2100
常用自家発電装置による燃料消費量(kL)例

D_G5_CF2140
データセンター機能専用ボイラ装置等による燃料消費量(kL)
例

D_G4_EPE_SE
2132
常用自家発電で発電した
ソース換算エネルギー量(kWh)
例

SCR
2745
Source conversion factor
For IT Energy
例

SCR=(D_TSE)/(D_TEPE)

2170

外部熱源の受入量(KWh)(D_G6_NEP)=(D_G6_CF)×換算係数0.4Ｂ（別図１） データセンターのエネルギーブロックチャート

PDU出力の換算係数

例

例(IT_PDUin_EPE)=(IT_UPSin_EPE)
×(IT_UPS_R)

UPS入力の総電力量(kWh)例※電力(kW)=電圧(V)×電流(kA)×力率(%)※IT_PDUin_EPEが測定不可能なとき

IT_EQ
IT_EQ
IT機器
IT_EQ
IT機器
IT機器

IT_EPspec

NO

IT機器の定格電力(kW)
例

1

2880

UPS出力の換算係数※電力(kW)=電圧(V)×電流(kA)×力率(%)

IT_PDUin_EPE

2870

PDU入力の総電力量(kWh)例※電力(kW)=電圧(V)×電流(kA)×力率(%)

IT_EPEspec
NO
IT機器の定格総消費電力量(kWh)例(IT_EPEspec)=(IT_EPspec)×24h×測定日数

IT_EPE
2940
PDU出力の総電力量=
IT機器の総電力量(kWh)例(IT_EPE)=(IT_PDUin_EPE)
×(IT_PDU_R)(ITEU)=(IT_EPE)/(IT_EPEspec)※IT_EPEが測定不
可能なとき

ITEU

NO

ITEU
2

例
(D_TEPE)=(D_EPE)+(C_EPE_D)
D_TNEP
2760
データセンター機能で利用した非電力の総エネルギー(KWh)
例

D_EQ_etc
その他DC専用機能(PUE)=(D_T_E)/((IT_EPE)×(SCR))

D_T_E
2770
データセンターの総消費
エネルギー(KWh)
例(D_T_E)=(D_TSE)+(D_TNEP)

DC運用オフィスなど
D_G4_NEP_SE2134
常用自家発電で発生した電力以外のソース換算エネルギー量(kWh)例

D_G5_NEP
2160
ボイラ装置等の発熱等に投入したエネルギー量(KWh)
例Ｃ

IT_PDU_R

IT_UPSin_EPE 2800

D_TEPE
2740
データセンター機能で利用した総電力量(kWh)
例

D_EPE
2060
データセンター専用機能で発生した総電力量(kWh)例

IT_PDUIT_PDUPDU
IT機器の分電盤
IT_PDUPDU
IT機器の分電盤
PDU
IT機器の分電盤

2810(D_NEP)=(D_G4_NEP_SE)+(D_G5_NEP)+(D_G6_NEP)

D_NEP
2200
DC専用機能で発生した非電力の総エネルギー量(KWh)
例

D_A_EPE
2680
データセンター専用空調機の消費電力量(kWh)例(D_TGEP)=(D_G2_EPE)+(C_G2_EPE)
×(C_EPE_D_R)

Ｄ

E

F

G

PUE

(D_TNEP)=(D_NEP)+(C_NEP_D)

D_A
データセンター専用の空調機

D_G6_NEP
2190
外部熱源の発生に消費したエネルギー量(KWh)
例例Ａ

IT_UPS_R

D_TSE
2195
データセンター機能の電力のｿｰｽ換算エネルギー量(kWh)例

D_G6
データセンター機能専用地域
冷暖房等外部熱源の受入装置
D_G6_CFIT_UPS
IT_UPS
UPS
無停電電源装置
IT_UPS
UPS
無停電電源装置
UPS
無停電電源装置

D_PDU※電力(kW)=電圧(V)×電流(kA)×力率(%)

PUE
例

3
D_TGEP
3030
データセンターで消費した総自然エネルギー電力量(kWh)例(D_EQ_EPE)=(D_EPE)+(C_EPE_D_PDU)－(D_A_EPE)

D_EQ_EPE
2690
データセンター設備の消費電力量（除空調）(kWh)
例

I

J

H

3010

(GEC)=(D_TGEP)/(D_T_E)

D_area0290
データセンター機能の専有
床面積(m2)
例

GEC

3050

GEC
例

K

L

M

①’ データセンター専用施設（建物）のケース （商用電源、非常用発電機、太陽光発電等のみで構成されるケース）
4

データセンター機能専用部分：Ｄ／ＤａｔａＣｅｎｔｅｒ
4

D_G1
データセンター機能専用
受電設備

D_S1
発電所

D_G1_EPE

2020

受電電力量(kWh)
D_G2
データセンター機能専用
自然エネルギー型発電装置（太陽光・風力など）

D_S2
太陽光・風力等

D_S3
非常用発電燃料（軽油等）

D_G3
データセンター機能専用
非常用発電装置

5

D_S4
常用自家発電燃料（コージェネ燃料）

6

D_S5
ボイラ用燃料

地域冷暖房等外部熱源

D_G2_EPE
2030
自然エネルギーによる発電
電力量(kWh)例

D_G4
データセンター機能専用
常用自家発電装置（コージェネレーション）

D_G4_EPE
2050
常用自家発電による発電
電力量(kWh)例

D_G5_CF2140
データセンター機能専用ボイラ装置等による燃料消費量(kL)
例
D_S6(D_EPE_Purchased)=(D_G1_EPE)+(D_G2_EPE)

D_G3_EPE
2040
非常用発電による発電
電力量(kWh)例

D_G5
データセンター機能専用
ボイラ装置等

DC専用分電盤※力率を考慮した実効電力による電力量を測定

例

D_G3_CF2070
非常用発電による燃料消費量(kL)
例

D_G4_CF2100
常用自家発電装置による燃料消費量(kL)例(D_G4_SE)=(D_G4_CF)
×換算係数(KWh/kL)
×換算係数0.35
D_G4_NEP
2130
常用自家発電で発電以外に発生したエネルギー量(KWh)
例(D_G5_NEP)=(D_G5_CF)×換算係数(KWh/kL)
×換算係数0.35

D_EPE_Purchased 2035
商用・自然エネルギーでの受電量(kWh)例(D_TSE)=(D_EPE_Purchased)+(D_G4_EPE_SE)+ ((C_EPE_Purchased)+(C_G4_EPE_SE))
×(C_EPE_D_R)(D_EPE)=(D_G1_EPE)+(D_G2_EPE)+(D_G3_EPE)+(D_G4_EPE)(D_G4_EPE_SE)=(D_G4_SE)×((D_G4_EPE)/(D_G4_EPE)+(D_G4_NEP))

D_G4_EPE_SE
2132
常用自家発電で発電した
ソース換算エネルギー量(kWh)例2170

外部熱源の受入量(KWh)(D_G6_NEP)=(D_G6_CF)×換算係数0.4

例

SCR
2745
Source conversion factor
For IT Energy
例

SCR=(D_TSE)/(D_TEPE)

IT_UPS_R

D_G5_NEP
2160
ボイラ装置等の発熱等に投入したエネルギー量(KWh)
例

IT_PDU_R

PDU出力の換算係数

例

例(IT_PDUin_EPE)=(IT_UPSin_EPE)
×(IT_UPS_R)※電力(kW)=電圧(V)×電流(kA)×力率(%)※IT_PDUin_EPEが測定不可能なとき

NO

IT機器の定格電力(kW)例※電力(kW)=電圧(V)×電流(kA)×力率(%)

IT_PDUin_EPE

2870

PDU入力の総電力量(kWh)例※電力(kW)=電圧(V)×電流(kA)×力率(%)

IT_EPEspec
NO
IT機器の定格総消費電力量(kWh)例(IT_EPEspec)=(IT_EPspec)×24h×測定日数

IT_EPE
2940
PDU出力の総電力量=
IT機器の総電力量(kWh)例(IT_EPE)=(IT_PDUin_EPE)
×(IT_PDU_R)(ITEU)=(IT_EPE)/(IT_EPEspec)※IT_EPEが測定不
可能なとき

ITEU

5

NO

例
※電力のみゆえSCRは不要(D_TEPE)=(D_EPE)+(C_EPE_D)
D_TNEP
2760
データセンター機能で利用した非電力の総エネルギー(KWh)
例

その他DC専用機能
DC運用オフィスなど(D_NEP)=(D_G4_NEP_SE)+(D_G5_NEP)+(D_G6_NEP)

IT_EPspec

ITEU

D_EQ_etc

D_G4_NEP_SE2134
常用自家発電で発生した電力以外のソース換算エネルギー量(kWh)
例

IT_EQ
IT_EQ
IT機器
IT_EQ
IT機器
IT機器

2880

UPS出力の換算係数

例

D_G4_SE2120
常用自家発電で発生した
ソース換算エネルギー量(kWh)例(D_G4_NEP_SE)=(D_G4_SE)×((D_G4_NEP)/(D_G4_EPE)+(D_G4_NEP))

2810

UPS入力の総電力量(kWh)

D_TEPE
2740
データセンター機能で利用した総電力量(kWh)
例

D_EPE
2060
データセンター専用機能で発生した総電力量(kWh)例

IT_PDUIT_PDUPDU
IT機器の分電盤
IT_PDUPDU
IT機器の分電盤
PDU
IT機器の分電盤

IT_UPSin_EPE 2800

D_TSE
2195
データセンター機能の電力のｿｰｽ換算エネルギー量(kWh)
例

D_NEP
2200
DC専用機能で発生した非電力の総エネルギー量(KWh)
例(D_TNEP)=(D_NEP)+(C_NEP_D)

D_A
データセンター専用の空調機
D_A_EPE
2680
データセンター専用空調機の消費電力量(kWh)例(D_TGEP)=(D_G2_EPE)+(C_G2_EPE)
×(C_EPE_D_R)

D_G6
データセンター機能専用地域
冷暖房等外部熱源の受入装置
D_G6_CFIT_UPS
IT_UPS
UPS
無停電電源装置
IT_UPS
UPS
無停電電源装置
UPS
無停電電源装置

D_PDU

D_G6_NEP
2190
外部熱源の発生に消費したエネルギー量(KWh)例※電力(kW)=電圧(V)×電流(kA)×力率(%)(D_EQ_EPE)=(D_EPE)+(C_EPE_D_PDU)－(D_A_EPE)(PUE)=(D_T_E)/((IT_EPE)×(SCR))

D_T_E
2707
データセンターの総消費
エネルギー(KWh)
例(D_T_E)=(D_EPE)(D_TSE)+(D_TNEP)

6※D_TSE（ソース換算エネルギー)ではなく
D_EPE(総電力)をそのまま使って計算する

PUE
PUE
例

D_TGEP
3030
データセンターで消費した総自然エネルギー電力量(kWh)例
D_EQ_EPE
2690
データセンター設備の消費電力量（除空調）(kWh)例3010(GEC)=(D_TGEP)/(D_T_E)

D_area0290
データセンター機能の専有
床面積(m2)
例

GEC

3050

GEC

7

例

7

識別子

Ｎｏ

測定量
例
識別子

Ｎｏ

計算量
例
識別子
8

設備名

計算式

測定点
電力量
電力量の計算（kWh）
9

電力以外のエネルギー量
電力以外のエネルギー量の計算（KWh）
電力量と電力以外のエネルギー量の合計
電力量と電力以外のエネルギー量の合計の計算（KWh）

Ａ

Ｂ

記号ルール
• Ｄ ＝ ＤａｔａＣｅｎｔｅｒ
データセンター機能• Ｃ ＝ Ｃｏｍｍｏｎ
共有機能• Ｂ ＝ Ｂｕｓｓｉｎｅｓｓ
非データセンター機能（一般ビジネス用途）• Ｅ ＝ Energy
エネルギー• Ｓ ＝ Ｓｏｕｒｃｅ
エネルギー源種類• Ｇ ＝ Ｇｅｎｅｒａｔｅｒ
エネルギー設備（発電機、受電設備等）• ＣＦ ＝ Ｃａｒｂｏｎ Ｆｕｅｌ
Ｃｏ２を排出する燃料• ＥＰＥ＝ Ｅｌｅｃｔｒｉｃ Ｐｏｗｅｒ Ｅｎｅｒｇｙ 電気換算エネルギー（kWh）• ＮEＰ＝ Ｎｏｎ Ｅｌｅｃｔｒｉｃ Ｐｏｗｅｒ 電気以外のエネルギー（kWh）• Ｔ ＝ Ｔｏｔａｌ
総計• ＴＥＰＥ＝ Ｔｏｔａｌ Ｅｌｅｃｔｒｉｃ Ｐｏｗｅｒ Ｅｎｅｒｇｙ 総電気換算エネルギー（kWh）• ＰＤＵ ＝ Ｐｏｗｅｒ Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ Ｕｎｉｔ 分電盤• ＵＰＳ ＝ Uninterruptible Power Supply 無停電電源装置• ＥＱ ＝ Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ装置• ａｒｅａ ＝ Ａｒｅａ 面積• ＧEP ＝ Ｇｒｅｅｎ Energy Power 自然エネルギーによる電力量• Ｒ ＝ Ｒａｔｉｏ 係数• Ａ ＝ Ａｉｒ Ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｅｒ
空調機• Ｐｕｒｃｈｅｓｅｄ
購入分• ＳＣＲ ＝ Source Conversion factor for IT Energy
Ｃ

Ｄ

E

8

9

F

G

H

I

J

K

L

M

Ａ

Ｂ

（別図１） データセンターのエネルギーブロックチャート

Ｃ

Ｄ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

②共用のエネルギー設備を利用してデータセンター機能専用部分、非データセンター機能専用部分にエネルギー供給しているケース

Ver2.02 2011/10/07 三菱総合研究所作成

データセンター機能専用部分：Ｄ／ＤａｔａＣｅｎｔｅｒ
IT_UPS
IT_UPS
UPS
無停電電源装置
IT_UPS
UPS
無停電電源装置
UPS
無停電電源装置

D_PDU
DC専用分電盤

SCR
2745
Source conversion factor
For IT Energy
例

SCR=(D_TSE)/(D_TEPE)

1(D_TSE)=(D_EPE_Purchased)+(D_G4_EPE_SE)+ ((C_EPE_Purchased)+(C_G4_EPE_SE))
×(C_EPE_D_R)

IT_UPS_R

IT_PDUIT_PDUPDU
IT機器の分電盤
IT_PDUPDU
IT機器の分電盤
PDU
IT機器の分電盤

2810

IT_PDU_R

PDU出力の換算係数

例

例(IT_PDUin_EPE)=(IT_UPSin_EPE)
×(IT_UPS_R)

UPS入力の総電力量(kWh)例※電力(kW)=電圧(V)×電流(kA)×力率(%)

D_TEPE
2740
データセンター機能で利用した総電力量(kWh)例※IT_PDUin_EPEが測定不可能なとき

IT_EPspec

NO

IT機器の定格電力(kW)
例

1

2880

UPS出力の換算係数

IT_UPSin_EPE 2800

D_TSE
2195
データセンター機能の電力のｿｰｽ換算エネルギー量(kWh)
例

IT_EQ
IT_EQ
IT機器
IT_EQ
IT機器
IT機器

※電力(kW)=電圧(V)×電流(kA)×力率(%)

IT_PDUin_EPE

2870

PDU入力の総電力量(kWh)例※電力(kW)=電圧(V)×電流(kA)×力率(%)

IT_EPEspec
NO
IT機器の定格総消費電力量(kWh)例(IT_EPEspec)=(IT_EPspec)×24h×測定日数

IT_EPE
2940
PDU出力の総電力量=
IT機器の総電力量(kWh)例(IT_EPE)=(IT_PDUin_EPE)
×(IT_PDU_R)(ITEU)=(IT_EPE)/(IT_EPEspec)※IT_EPEが測定不
可能なとき

ITEU
ITEU
例

(D_TEPE)=(D_EPE)+(C_EPE_D)

2

NO

D_TNEP
2760
データセンター機能で利用した非電力の総エネルギー(KWh)
例

D_EQ_etc
その他DC専用機能(PUE)=(D_T_E)/((IT_EPE)×(SCR))

D_T_E
2770
データセンターの総消費
エネルギー(KWh)
例(D_T_E)=(D_TSE)+(D_TNEP)

2

DC運用オフィスなど

D_A
データセンター専用の空調機

3

D_A_EPE
2680
データセンター専用空調機の消費電力量(kWh)例(D_TGEP)=(D_G2_EPE)+(C_G2_EPE)
×(C_EPE_D_R)

PUE(D_TNEP)=(D_NEP)+(C_NEP_D)※電力(kW)=電圧(V)×電流(kA)×力率(%)(D_EQ_EPE)=(D_EPE)+(C_EPE_D_PDU)－(D_A_EPE)

3010

PUE
例

3
D_TGEP
3030
データセンターで消費した総自然エネルギー電力量(kWh)例(GEC)=(D_TGEP)/(D_T_E)

D_EQ_EPE
2690
データセンター設備の消費電力量（除空調）(kWh)例

D_area0290
データセンター機能の専有
床面積(m2)
例

GEC

3050

GEC
例

共用機能部分：Ｃ／Common ( sharing )
C_S1

C_G1
共用
受電設備

発電所

C_G1_EPE

2220

C_G2
共用
自然エネルギー型発電装置（太陽光・風力など）

C_S2
太陽光・風力等

C_S3
非常用発電燃料
（軽油等）

C_G3
共用
非常用発電装置

C_S4
常用自家発電燃料（コージェネ燃料）

C_S5
ボイラ用燃料

C_S6
地域冷暖房等外部熱源

例
C_G2_EPE
2230
自然エネルギーによる発電
電力量(kWh)例(C_EPE_Purchased)=(C_G1_EPE)+(C_G2_EPE)(C_EPE)=(C_G1_EPE)+(C_G2_EPE)+(C_G3_EPE)+(C_G4_EPE)

C_G3_CF2270
非常用発電による燃料消費量(kL)
例

C_G3_EPE
2240
非常用発電による発電
電力量(kWh)例

C_G4
共用
常用自家発電装置（コージェネレーション）

C_G4_EPE
2250
常用自家発電による発電
電力量(kWh)例

C_G4_CF2300
常用自家発電装置による燃料消費量(kL)例(C_G4_SE)=(C_G4_CF)
×換算係数(KWh/kL)
×換算係数0.35

C_G4_SE2320
常用自家発電で発電した
ソース換算エネルギー量(kWh)
例

C_G5
共用
ボイラ装置等

2330
C_G4_ＮEＰ
常用自家発電で発電以外に発生したエネルギー量(KWh)
例(C_G4_NEP_SE)=(C_G4_SE)×(C_G4_NEP)/((C_G4_EPE)+(C_G4_NEP))(C_G5_NEP)=(C_G5_CF)×換算係数(KWh/kL)
×換算係数0.35

C_G5_NEP
2360
ボイラの発熱等に投入したエネルギー量(KWh)
例(C_G6_NEP)=(C_G6_CF)×換算係数0.4

C_G6_NEP
2390
外部熱源の発生に消費したエネルギー量(KWh)
例

C_G5_CF2340
共用ボイラ装置等による
燃料消費量(kL)例

6

C_EPE_D_R

共用1次分電盤※力率を考慮した実効電力による電力量を測定

受電電力量(kWh)45

C_PDU1

C_G6
共用地域冷暖房等外部熱源の受入装置
C_G6_CF2370

外部熱源の受入量(KWh)
例(C_G4_EPE_SE)=(C_G4_SE)×(C_G4_EPE)/((C_G4_EPE)+(C_G4_NEP))

C_EPE_Purchased 2235
商用・自然エネルギーでの受電量(kWh)例2640
共用機能に配分した電力量(kWh)例

共用機能の電力量の配分
C_EPE_C_D1=(C_EPE_C_PDU)×(C_EPE_C_EQ1)/((C_EPE_C_EQ1)+(C_EPE_C_EQ2))
×( (D_area) /((D_area)+(B_area)))

C_EPE_C_D1 2670
面積案分の対象設備でDC案分の電力量(kWh)例

C_EPE_C_B1=(C_EPE_C_PDU)×(C_EPE_C_EQ1)/((C_EPE_C_EQ1)+(C_EPE_C_EQ2))
×( (B_area) /((D_area)+(B_area)))

C_EPE_C_B1
面積案分の対象設備で非DC案分の電力量(kWh)例

C_EPE_C_D2=(C_EPE_C_PDU)×(C_EPE_C_EQ2)/((C_EPE_C_EQ1)+(C_EPE_C_EQ2))
×( (D_EQ_EPE) /((D_EQ_EPE)+(B_EQ_EPE)))

C_EPE_C_D2 2720
電力案分の対象設備でDC案分の電力量(kWh)例

C_EPE_C_B2=(C_EPE_C_PDU)×(C_EPE_C_EQ2)/((C_EPE_C_EQ1)+(C_EPE_C_EQ2))
×( (B_EQ_EPE) /((D_EQ_EPE)+(B_EQ_EPE)))

C_EPE_C_B2
電力案分の対象設備で非DC案分の電力量(kWh)例5

C_PDU2_EQ2
共用部分の設備のうち電力案分の対象設備
C_A (C_PDU2_EQ2)
共有空調機（共有フロア等）

C_G4_NEP_SE2334
常用自家発電で発生した電力以外のソース換算エネルギー量(kWh)例(C_NEP)=(C_G4_NEP_SE)+(C_G5_NEP)+(C_G6_NEP)

4(C_EPE_D)=(C_EPE_D_PDU)+(C_EPE_C_D1)+(C_EPE_C_D2)

例

C_EPE_C_EQ1 2650
面積案分の対象設備の測定電力量合計(kWh)例

ほぼ等しいが、ロス分を考慮して、
データセンター機能および非デー
タセンター機能に配分した電力量
から、残りを計算
C_EPE_C_PDU(C_EPE_C_PDU)=(C_EPE)－(C_EPE_D_PDU)－(C_EPE_B_PDU)(C_EPE_D_R)=(C_EPE_D)/(C_EPE)

C_PDU2_EQ1
C_
共用部分の設備のうち面積案分の対象設備
C_
共用部分の設備のうち共用エレベータなど
C_
共用部分の設備のうち共有部分の照明など共用部分の設備のうちセキュリティ・ビル管理など

共用2次分電盤

2735

共用機能で発生した電力の内
データセンターに案分・配分した電力量(kWh)例

C_PDU2

C_G4_EPE_SE
2332
常用自家発電で発電した
ソース換算エネルギー量(kWh)例

C_EPE_D

共用機能で発生した電力の内
データセンターに案分・配分した
電力量の割合C_EPE_D_PDU
2620
共用部分からDC専用PDUに配分した電力量(kWh)
例

C_EPE
2260
共用機能で
発生した総電力量(kWh)例2737

C_EPE_C_EQ2 2660
電力案分の対象設備（共有空調機）の測定電力量合計(kWh)例※電力(kW)=電圧(V)×電流(kA)×力率(%)

C_NEP
2400
共用機能で発生した非電力の総エネルギー量(KWh)
例
C_EPE_B_PDU 2630
共用部分から非DC専用
PDUに配分した電力量(kWh)例6

C_NEP_D=(C_NEP)×(D_EQ_EPE) /((D_EQ_EPE)+(B_EQ_EPE))

C_NEP_D2730
共用部分で発生した非電力
エネルギーでDC案分(KWh)
例

C_NEP_B=(C_NEP)× (B_EQ_EPE) /((D_EQ_EPE)+(B_EQ_EPE))

C_NEP_B
共用部分で発生した非電力
エネルギーで非DC案分(KWh)例

非データセンター機能専用部分：Ｂ／Ｂｕｓｓｉｎｅｓｓ

7
B_PDU
非データセンター機能
専用分電盤

7

B_area0300
非データセンター機能の専有
床面積(m2)
例

B_EQ_etc
非データセンター機能
一般オフィスのコンセント等

識別子

Ｎｏ

測定量
例

B_A
非データセンター機能の
空調機

識別子
計算量
例

B_A_EPE
2700
非データセンター専用空調機の消費電力量(kWh)
例

8

Ｎｏ

8
識別子
設備名

(B_EQ_EPE)=(C_EPE_D_PDU)－(B_A_EPE)

B_EQ_EPE
2710
非データセンター設備の消費電力量（除空調）(kWh)
例

計算式

測定点
電力量
電力量の計算（kWh）
99

電力以外のエネルギー量
電力以外のエネルギー量の計算（KWh）
電力量と電力以外のエネルギー量の合計
電力量と電力以外のエネルギー量の合計の計算（KWh）

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

Ａ

Ｂ

（別図１） データセンターのエネルギーブロックチャート

Ｃ

Ｄ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

③共用のエネルギー設備とデータセンター機能専用のエネルギー設備があるケース

Ver2.02 2011/10/07 三菱総合研究所作成

データセンター機能専用部分：Ｄ／ＤａｔａＣｅｎｔｅｒ
D_G1
データセンター機能専用
受電設備

D_S1
発電所

D_G1_EPE

2020

受電電力量(kWh)
D_G2
データセンター機能専用
自然エネルギー型発電装置（太陽光・風力など）

D_S2
1

太陽光・風力等

D_S3
非常用発電燃料
（軽油等）

2

D_G3
データセンター機能専用
非常用発電装置

D_S4
常用自家発電燃料（コージェネ燃料）

D_S5
ボイラ用燃料3

D_S6
地域冷暖房等外部熱源

DC専用分電盤※力率を考慮した実効電力による電力量を測定

例(D_EPE_Purchased)=(D_G1_EPE)+(D_G2_EPE)

D_G2_EPE
2030
自然エネルギーによる発電
電力量(kWh)例

D_G3_CF2070
非常用発電による燃料消費量(kL)
例

D_G3_EPE
2040
非常用発電による発電
電力量(kWh)例

D_G4
データセンター機能専用
常用自家発電装置（コージェネレーション）

D_G4_EPE
2050
常用自家発電による発電
電力量(kWh)例(D_EPE)=(D_G1_EPE)+(D_G2_EPE)+(D_G3_EPE)+(D_G4_EPE)(D_G4_EPE_SE)=(D_G4_SE)×(D_G4_EPE)/((D_G4_EPE)+(D_G4_NEP))(D_G4_SE)=(D_G4_CF)
×換算係数(KWh/kL)
×換算係数0.35

D_G4_SE2120
常用自家発電で発生した
ソース換算エネルギー量(kWh)例

D_G5
データセンター機能専用
ボイラ装置等

D_G4_NEP
2130
常用自家発電で発電以外に発生したエネルギー量(KWh)
例(D_G4_NEP_SE)=(D_G4_SE)×(D_G4_NEP)/((D_G4_EPE)+(D_G4_NEP))(D_G5_NEP)=(D_G5_CF)×換算係数(KWh/kL)
×換算係数0.35

D_EPE_Purchased 2035
商用・自然エネルギーでの受電量(kWh)例(D_TSE)=(D_EPE_Purchased)+(D_G4_EPE_SE)+ ((C_EPE_Purchased)+(C_G4_EPE_SE))
×(C_EPE_D_R)

D_G4_CF2100
常用自家発電装置による燃料消費量(kL)例

D_G5_CF2140
データセンター機能専用ボイラ装置等による燃料消費量(kL)
例

D_G5_NEP
2160
ボイラ装置等の発熱等に投入したエネルギー量(KWh)
例

D_G4_EPE_SE
2132
常用自家発電で発電した
ソース換算エネルギー量(kWh)例2170

外部熱源の受入量(KWh)(D_G6_NEP)=(D_G6_CF)×換算係数0.4

例

SCR
2745
Source conversion factor
For IT Energy
例

SCR=(D_TSE)/(D_TEPE)

IT_UPS_R

2810

IT_PDU_R

PDU出力の換算係数

例

例(IT_PDUin_EPE)=(IT_UPSin_EPE)
×(IT_UPS_R)

例※電力(kW)=電圧(V)×電流(kA)×力率(%)※IT_PDUin_EPEが測定不可能なとき

IT_EQ
IT_EQ
IT機器
IT_EQ
IT機器
IT機器

IT_EPspec

NO

IT機器の定格電力(kW)
例

1

2880

UPS出力の換算係数

UPS入力の総電力量(kWh)

D_TEPE
2740
データセンター機能で利用した総電力量(kWh)
例

D_EPE
2060
データセンター専用機能で発生した総電力量(kWh)例

IT_PDUIT_PDUPDU
IT機器の分電盤
IT_PDUPDU
IT機器の分電盤
PDU
IT機器の分電盤

IT_UPSin_EPE 2800

D_TSE
2195
データセンター機能の電力のｿｰｽ換算エネルギー量(kWh)例※電力(kW)=電圧(V)×電流(kA)×力率(%)

IT_PDUin_EPE

2870

PDU入力の総電力量(kWh)例※電力(kW)=電圧(V)×電流(kA)×力率(%)

IT_EPEspec
NO
IT機器の定格総消費電力量(kWh)例(IT_EPEspec)=(IT_EPspec)×24h×測定日数

IT_EPE
2940
PDU出力の総電力量=
IT機器の総電力量(kWh)例(IT_EPE)=(IT_PDUin_EPE)
×(IT_PDU_R)(ITEU)=(IT_EPE)/(IT_EPEspec)※IT_EPEが測定不
可能なとき

ITEU

NO

ITEU
例

(D_TEPE)=(D_EPE)+(C_EPE_D)
D_TNEP
2760
データセンター機能で利用した非電力の総エネルギー(KWh)
例

D_EQ_etc
その他DC専用機能(PUE)=(D_T_E)/((IT_EPE)×(SCR))

D_T_E
2770
データセンターの総消費
エネルギー(KWh)
例(D_T_E)=(D_TSE)+(D_TNEP)

2

DC運用オフィスなど
D_G4_NEP_SE2134
常用自家発電で発生した電力以外のソース換算エネルギー量(kWh)例(D_NEP)=(D_G4_NEP_SE)+(D_G5_NEP)+(D_G6_NEP)

D_NEP
2200
DC専用機能で発生した非電力の総エネルギー量(KWh)
例

D_A_EPE
2680
データセンター専用空調機の消費電力量(kWh)例(D_TGEP)=(D_G2_EPE)+(C_G2_EPE)
×(C_EPE_D_R)

D_G6_NEP
2190
外部熱源の発生に消費したエネルギー量(KWh)
例

PUE(D_TNEP)=(D_NEP)+(C_NEP_D)

D_A
データセンター専用の
空調機

D_G6
データセンター機能専用地域
冷暖房等外部熱源の受入装置
D_G6_CFIT_UPS
IT_UPS
UPS
無停電電源装置
IT_UPS
UPS
無停電電源装置
UPS
無停電電源装置

D_PDU※電力(kW)=電圧(V)×電流(kA)×力率(%)(D_EQ_EPE)=(D_EPE)+(C_EPE_D_PDU)－(D_A_EPE)

3010

PUE
例

3
D_TGEP
3030
データセンターで消費した総自然エネルギー電力量(kWh)例(GEC)=(D_TGEP)/(D_T_E)

D_EQ_EPE
2690
データセンター設備の消費電力量（除空調）(kWh)例

D_area0290
データセンター機能の専有
床面積(m2)
例

GEC

3050

GEC
例

共用機能部分：Ｃ／Common ( sharing )
C_S1

C_G1
共用
受電設備

発電所

C_G1_EPE

2220

C_G2
共用
自然エネルギー型発電装置（太陽光・風力など）

C_S2
太陽光・風力等

C_S3
非常用発電燃料
（軽油等）

C_G3
共用
非常用発電装置

C_S4
常用自家発電燃料（コージェネ燃料）

C_S5
ボイラ用燃料

C_S6
地域冷暖房等外部熱源

例
C_G2_EPE
2230
自然エネルギーによる発電
電力量(kWh)例(C_EPE_Purchased)=(C_G1_EPE)+(C_G2_EPE)(C_EPE)=(C_G1_EPE)+(C_G2_EPE)+(C_G3_EPE)+(C_G4_EPE)

C_G3_CF2270
非常用発電による燃料消費量(kL)
例

C_G3_EPE
2240
非常用発電による発電
電力量(kWh)例

C_G4
共用
常用自家発電装置（コージェネレーション）

C_G4_EPE
2250
常用自家発電による発電
電力量(kWh)例

C_G4_CF2300
常用自家発電装置による燃料消費量(kL)例(C_G4_SE)=(C_G4_CF)
×換算係数(KWh/kL)
×換算係数0.35

C_G4_SE2320
常用自家発電で発電した
ソース換算エネルギー量(kWh)
例

C_G5
共用
ボイラ装置等

2330
C_G4_ＮEＰ
常用自家発電で発電以外に発生したエネルギー量(KWh)
例(C_G4_NEP_SE)=(C_G4_SE)×(C_G4_NEP)/((C_G4_EPE)+(C_G4_NEP))(C_G5_NEP)=(C_G5_CF)×換算係数(KWh/kL)
×換算係数0.35

C_G5_NEP
2360
ボイラの発熱等に投入したエネルギー量(KWh)
例(C_G6_NEP)=(C_G6_CF)×換算係数0.4

C_G6_NEP
2390
外部熱源の発生に消費したエネルギー量(KWh)
例

C_G5_CF2340
共用ボイラ装置等による
燃料消費量(kL)例

6

C_EPE_D_R

共用1次分電盤※力率を考慮した実効電力による電力量を測定

受電電力量(kWh)45

C_PDU1

C_G6
共用地域冷暖房等外部熱源の受入装置
C_G6_CF2370

外部熱源の受入量(KWh)
例(C_G4_EPE_SE)=(C_G4_SE)×(C_G4_EPE)/((C_G4_EPE)+(C_G4_NEP))

C_EPE_Purchased 2235
商用・自然エネルギーでの受電量(kWh)例2640
共用機能に配分した電力量(kWh)例

共用機能の電力量の配分
C_EPE_C_D1=(C_EPE_C_PDU)×(C_EPE_C_EQ1)/((C_EPE_C_EQ1)+(C_EPE_C_EQ2))
×( (D_area) /((D_area)+(B_area)))

C_EPE_C_D1 2670
面積案分の対象設備でDC案分の電力量(kWh)例

C_EPE_C_B1=(C_EPE_C_PDU)×(C_EPE_C_EQ1)/((C_EPE_C_EQ1)+(C_EPE_C_EQ2))
×( (B_area) /((D_area)+(B_area)))

C_EPE_C_B1
面積案分の対象設備で非DC案分の電力量(kWh)例

C_EPE_C_D2=(C_EPE_C_PDU)×(C_EPE_C_EQ2)/((C_EPE_C_EQ1)+(C_EPE_C_EQ2))
×( (D_EQ_EPE) /((D_EQ_EPE)+(B_EQ_EPE)))

C_EPE_C_D2 2720
電力案分の対象設備でDC案分の電力量(kWh)例

C_EPE_C_B2=(C_EPE_C_PDU)×(C_EPE_C_EQ2)/((C_EPE_C_EQ1)+(C_EPE_C_EQ2))
×( (B_EQ_EPE) /((D_EQ_EPE)+(B_EQ_EPE)))

C_EPE_C_B2
電力案分の対象設備で非DC案分の電力量(kWh)例5

C_PDU2_EQ2
共用部分の設備のうち電力案分の対象設備
C_A (C_PDU2_EQ2)
共有空調機（共有フロア等）

C_G4_NEP_SE2334
常用自家発電で発生した電力以外のソース換算エネルギー量(kWh)例(C_NEP)=(C_G4_NEP_SE)+(C_G5_NEP)+(C_G6_NEP)

4(C_EPE_D)=(C_EPE_D_PDU)+(C_EPE_C_D1)+(C_EPE_C_D2)

例

C_EPE_C_EQ1 2650
面積案分の対象設備の測定電力量合計(kWh)例

ほぼ等しいが、ロス分を考慮して、
データセンター機能および非デー
タセンター機能に配分した電力量
から、残りを計算
C_EPE_C_PDU(C_EPE_C_PDU)=(C_EPE)－(C_EPE_D_PDU)－(C_EPE_B_PDU)(C_EPE_D_R)=(C_EPE_D)/(C_EPE)

C_PDU2_EQ1
C_
共用部分の設備のうち面積案分の対象設備
C_
共用部分の設備のうち共用エレベータなど
C_
共用部分の設備のうち共有部分の照明など共用部分の設備のうちセキュリティ・ビル管理など

共用2次分電盤

2735

共用機能で発生した電力の内
データセンターに案分・配分した電力量(kWh)例

C_PDU2

C_G4_EPE_SE
2332
常用自家発電で発電した
ソース換算エネルギー量(kWh)例

C_EPE_D

共用機能で発生した電力の内
データセンターに案分・配分した
電力量の割合C_EPE_D_PDU
2620
共用部分からDC専用PDUに配分した電力量(kWh)
例

C_EPE
2260
共用機能で
発生した総電力量(kWh)例2737

C_EPE_C_EQ2 2660
電力案分の対象設備（共有空調機）の測定電力量合計(kWh)例※電力(kW)=電圧(V)×電流(kA)×力率(%)

C_NEP
2400
共用機能で発生した非電力の総エネルギー量(KWh)
例
C_EPE_B_PDU 2630
共用部分から非DC専用
PDUに配分した電力量(kWh)例6

C_NEP_D=(C_NEP)×(D_EQ_EPE) /((D_EQ_EPE)+(B_EQ_EPE))

C_NEP_D2730
共用部分で発生した非電力
エネルギーでDC案分(KWh)
例

C_NEP_B=(C_NEP)× (B_EQ_EPE) /((D_EQ_EPE)+(B_EQ_EPE))

C_NEP_B
共用部分で発生した非電力
エネルギーで非DC案分(KWh)例

非データセンター機能専用部分：Ｂ／Ｂｕｓｓｉｎｅｓｓ

7
B_PDU
非データセンター機能
専用分電盤

7

B_area0300
非データセンター機能の専有
床面積(m2)
例

B_EQ_etc
非データセンター機能
一般オフィスのコンセント等

識別子

Ｎｏ

測定量
例

B_A
非データセンター機能の
空調機

識別子
計算量
例

B_A_EPE
2700
非データセンター専用空調機の消費電力量(kWh)
例

8

Ｎｏ

8
識別子
設備名

(B_EQ_EPE)=(C_EPE_D_PDU)－(B_A_EPE)

B_EQ_EPE
2710
非データセンター設備の消費電力量（除空調）(kWh)
例

計算式

測定点
電力量
電力量の計算（kWh）
99

電力以外のエネルギー量
電力以外のエネルギー量の計算（KWh）
電力量と電力以外のエネルギー量の合計
電力量と電力以外のエネルギー量の合計の計算（KWh）

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

Ａ

Ｂ

（別図１） データセンターのエネルギーブロックチャート

Ｃ

Ｄ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

④データセンター機能専用部分、共用機能部分、非データセンター機能専用部分にエネルギー設備があるケース

Ver2.02 2011/10/07 三菱総合研究所作成

データセンター機能専用部分：Ｄ／ＤａｔａＣｅｎｔｅｒ
D_G1
データセンター機能専用
受電設備

D_S1
発電所

D_G1_EPE

2020

受電電力量(kWh)
D_G2
データセンター機能専用
自然エネルギー型発電装置（太陽光・風力など）

D_S2
1

太陽光・風力等

D_S3
非常用発電燃料
（軽油等）

2

D_G3
データセンター機能専用
非常用発電装置

D_S4
常用自家発電燃料（コージェネ燃料）

D_S5
ボイラ用燃料3

D_S6
地域冷暖房等外部熱源

DC専用分電盤※力率を考慮した実効電力による電力量を測定

例(D_EPE_Purchased)=(D_G1_EPE)+(D_G2_EPE)

D_G2_EPE
2030
自然エネルギーによる発電
電力量(kWh)例

D_G3_CF2070
非常用発電による燃料消費量(kL)
例

D_G3_EPE
2040
非常用発電による発電
電力量(kWh)例

D_G4
データセンター機能専用
常用自家発電装置（コージェネレーション）

D_G4_EPE
2050
常用自家発電による発電
電力量(kWh)例(D_EPE)=(D_G1_EPE)+(D_G2_EPE)+(D_G3_EPE)+(D_G4_EPE)(D_G4_EPE_SE)=(D_G4_SE)×(D_G4_EPE)/((D_G4_EPE)+(D_G4_NEP))(D_G4_SE)=(D_G4_CF)
×換算係数(KWh/kL)
×換算係数0.35

D_G4_SE2120
常用自家発電で発生した
ソース換算エネルギー量(kWh)例

D_G5
データセンター機能専用
ボイラ装置等

D_G4_NEP
2130
常用自家発電で発電以外に発生したエネルギー量(KWh)
例(D_G4_NEP_SE)=(D_G4_SE)×(D_G4_NEP)/((D_G4_EPE)+(D_G4_NEP))(D_G5_NEP)=(D_G5_CF)×換算係数(KWh/kL)
×換算係数0.35

D_EPE_Purchased 2035
商用・自然エネルギーでの受電量(kWh)例(D_TSE)=(D_EPE_Purchased)+(D_G4_EPE_SE)+ ((C_EPE_Purchased)+(C_G4_EPE_SE))
×(C_EPE_D_R)

D_G4_CF2100
常用自家発電装置による燃料消費量(kL)例

D_G5_CF2140
データセンター機能専用ボイラ装置等による燃料消費量(kL)
例

D_G5_NEP
2160
ボイラ装置等の発熱等に投入したエネルギー量(KWh)
例

D_G4_EPE_SE
2132
常用自家発電で発電した
ソース換算エネルギー量(kWh)例2170

外部熱源の受入量(KWh)

SCR
2745
Source conversion factor
For IT Energy
例

SCR=(D_TSE)/(D_TEPE)

IT_UPS_R

例

IT_PDU_R

PDU出力の換算係数

例

例(IT_PDUin_EPE)=(IT_UPSin_EPE)
×(IT_UPS_R)

例※電力(kW)=電圧(V)×電流(kA)×力率(%)※IT_PDUin_EPEが測定不可能なとき

IT_EQ
IT_EQ
IT機器
IT_EQ
IT機器
IT機器

IT_EPspec

NO

IT機器の定格電力(kW)
例

1

2880

UPS出力の換算係数※電力(kW)=電圧(V)×電流(kA)×力率(%)

IT_PDUin_EPE

2870

PDU入力の総電力量(kWh)例※電力(kW)=電圧(V)×電流(kA)×力率(%)

IT_EPEspec
NO
IT機器の定格総消費電力量(kWh)例(IT_EPEspec)=(IT_EPspec)×24h×測定日数

IT_EPE
2940
PDU出力の総電力量=
IT機器の総電力量(kWh)例(IT_EPE)=(IT_PDUin_EPE)
×(IT_PDU_R)(ITEU)=(IT_EPE)/(IT_EPEspec)※IT_EPEが測定不
可能なとき

ITEU

NO

ITEU
例

(D_TEPE)=(D_EPE)+(C_EPE_D)
D_TNEP
2760
データセンター機能で利用した非電力の総エネルギー(KWh)
例

D_EQ_etc
その他DC専用機能(PUE)=(D_T_E)/((IT_EPE)×(SCR))

D_T_E
2770
データセンターの総消費
エネルギー(KWh)
例(D_T_E)=(D_TSE)+(D_TNEP)

2

DC運用オフィスなど
D_G4_NEP_SE2134
常用自家発電で発生した電力以外のソース換算エネルギー量(kWh)例(D_NEP)=(D_G4_NEP_SE)+(D_G5_NEP)+(D_G6_NEP)

D_NEP
2200
DC専用機能で発生した非電力の総エネルギー量(KWh)
例

D_A_EPE
2680
データセンター専用空調機の消費電力量(kWh)例(D_TGEP)=(D_G2_EPE)+(C_G2_EPE)
×(C_EPE_D_R)

PUE(D_TNEP)=(D_NEP)+(C_NEP_D)

D_A
データセンター専用の空調機

D_G6_NEP
2190
外部熱源の発生に消費したエネルギー量(KWh)
例(D_G6_NEP)=(D_G6_CF)×換算係数0.42810

UPS入力の総電力量(kWh)

D_TEPE
2740
データセンター機能で利用した総電力量(kWh)
例

D_EPE
2060
データセンター専用機能で発生した総電力量(kWh)例

IT_PDUIT_PDUPDU
IT機器の分電盤
IT_PDUPDU
IT機器の分電盤
PDU
IT機器の分電盤

IT_UPSin_EPE 2800

D_TSE
2195
データセンター機能の電力のｿｰｽ換算エネルギー量(kWh)例

D_G6
データセンター機能専用地域
冷暖房等外部熱源の受入装置
D_G6_CFIT_UPS
IT_UPS
UPS
無停電電源装置
IT_UPS
UPS
無停電電源装置
UPS
無停電電源装置

D_PDU※電力(kW)=電圧(V)×電流(kA)×力率(%)(D_EQ_EPE)=(D_EPE)+(C_EPE_D_PDU)－(D_A_EPE)

3010

PUE
例

3
D_TGEP
3030
データセンターで消費した総自然エネルギー電力量(kWh)例(GEC)=(D_TGEP)/(D_T_E)

D_EQ_EPE
2690
データセンター設備の消費電力量（除空調）(kWh)例

D_area0290
データセンター機能の専有
床面積(m2)
例

GEC

3050

GEC
例

共用機能部分：Ｃ／Common ( sharing )
C_S1

C_G1
共用
受電設備

発電所

C_G1_EPE

C_G2
共用
自然エネルギー型発電装置（太陽光・風力など）

C_S2
太陽光・風力等

C_S3
非常用発電燃料
（軽油等）

C_G3
共用
非常用発電装置

C_S4
常用自家発電燃料（コージェネ燃料）

C_S5
ボイラ用燃料※力率を考慮した実効電力による電力量を測定

C_S6
地域冷暖房等外部熱源

例
C_G2_EPE
2230
自然エネルギーによる発電
電力量(kWh)例(C_EPE_Purchased)=(C_G1_EPE)+(C_G2_EPE)(C_EPE)=(C_G1_EPE)+(C_G2_EPE)+(C_G3_EPE)+(C_G4_EPE)

C_G3_CF2270
非常用発電による燃料消費量(kL)
例

C_G3_EPE
2240
非常用発電による発電
電力量(kWh)例

C_G4
共用
常用自家発電装置（コージェネレーション）

C_G4_EPE
2250
常用自家発電による発電
電力量(kWh)例

C_G4_CF2300
常用自家発電装置による燃料消費量(kL)例(C_G4_SE)=(C_G4_CF)
×換算係数(KWh/kL)
×換算係数0.35

C_G4_SE2320
常用自家発電で発電した
ソース換算エネルギー量(kWh)
例

C_G5
共用
ボイラ装置等

2330
C_G4_ＮEＰ
常用自家発電で発電以外に発生したエネルギー量(KWh)
例(C_G4_NEP_SE)=(C_G4_SE)×(C_G4_NEP)/((C_G4_EPE)+(C_G4_NEP))(C_G5_NEP)=(C_G5_CF)×換算係数(KWh/kL)
×換算係数0.35

C_G5_NEP
2360
ボイラの発熱等に投入したエネルギー量(KWh)
例(C_G6_NEP)=(C_G6_CF)×換算係数0.4

C_G6_NEP
2390
外部熱源の発生に消費したエネルギー量(KWh)
例

C_G5_CF2340
共用ボイラ装置等による
燃料消費量(kL)例

6

C_EPE_D_R

共用1次分電盤

2220

受電電力量(kWh)45

C_PDU1

C_G6
共用地域冷暖房等外部熱源の受入装置
C_G6_CF2370

外部熱源の受入量(KWh)
例(C_G4_EPE_SE)=(C_G4_SE)×(C_G4_EPE)/((C_G4_EPE)+(C_G4_NEP))

C_EPE_Purchased 2235
商用・自然エネルギーでの受電量(kWh)例2640
共用機能に配分した電力量(kWh)例

共用機能の電力量の配分
C_EPE_C_D1=(C_EPE_C_PDU)×(C_EPE_C_EQ1)/((C_EPE_C_EQ1)+(C_EPE_C_EQ2))
×( (D_area) /((D_area)+(B_area)))

C_EPE_C_D1 2670
面積案分の対象設備でDC案分の電力量(kWh)例

C_EPE_C_B1=(C_EPE_C_PDU)×(C_EPE_C_EQ1)/((C_EPE_C_EQ1)+(C_EPE_C_EQ2))
×( (B_area) /((D_area)+(B_area)))

C_EPE_C_B1
面積案分の対象設備で非DC案分の電力量(kWh)例

C_EPE_C_D2=(C_EPE_C_PDU)×(C_EPE_C_EQ2)/((C_EPE_C_EQ1)+(C_EPE_C_EQ2))
×( (D_EQ_EPE) /((D_EQ_EPE)+(B_EQ_EPE)))

C_EPE_C_D2 2720
電力案分の対象設備でDC案分の電力量(kWh)例

C_EPE_C_B2=(C_EPE_C_PDU)×(C_EPE_C_EQ2)/((C_EPE_C_EQ1)+(C_EPE_C_EQ2))
×( (B_EQ_EPE) /((D_EQ_EPE)+(B_EQ_EPE)))

C_EPE_C_B2
電力案分の対象設備で非DC案分の電力量(kWh)例5

C_PDU2_EQ2
共用部分の設備のうち電力案分の対象設備
C_A (C_PDU2_EQ2)
共有空調機（共有フロア等）

C_G4_NEP_SE2334
常用自家発電で発生した電力以外のソース換算エネルギー量(kWh)例(C_NEP)=(C_G4_NEP_SE)+(C_G5_NEP)+(C_G6_NEP)

4(C_EPE_D)=(C_EPE_D_PDU)+(C_EPE_C_D1)+(C_EPE_C_D2)

例

C_EPE_C_EQ1 2650
面積案分の対象設備の測定電力量合計(kWh)例

ほぼ等しいが、ロス分を考慮して、
データセンター機能および非デー
タセンター機能に配分した電力量
から、残りを計算
C_EPE_C_PDU(C_EPE_C_PDU)=(C_EPE)－(C_EPE_D_PDU)－(C_EPE_B_PDU)(C_EPE_D_R)=(C_EPE_D)/(C_EPE)

C_PDU2_EQ1
C_
共用部分の設備のうち面積案分の対象設備
C_
共用部分の設備のうち共用エレベータなど
C_
共用部分の設備のうち共有部分の照明など共用部分の設備のうちセキュリティ・ビル管理など

共用2次分電盤

2735

共用機能で発生した電力の内
データセンターに案分・配分した電力量(kWh)例

C_PDU2

C_G4_EPE_SE
2332
常用自家発電で発電した
ソース換算エネルギー量(kWh)例

C_EPE_D

共用機能で発生した電力の内
データセンターに案分・配分した
電力量の割合C_EPE_D_PDU
2620
共用部分からDC専用PDUに配分した電力量(kWh)
例

C_EPE
2260
共用機能で
発生した総電力量(kWh)例2737

C_EPE_C_EQ2 2660
電力案分の対象設備（共有空調機）の測定電力量合計(kWh)例※電力(kW)=電圧(V)×電流(kA)×力率(%)

C_NEP
2400
共用機能で発生した非電力の総エネルギー量(KWh)
例
C_EPE_B_PDU 2630
共用部分から非DC専用
PDUに配分した電力量(kWh)例6

C_NEP_D=(C_NEP)×(D_EQ_EPE) /((D_EQ_EPE)+(B_EQ_EPE))

C_NEP_D2730
共用部分で発生した非電力
エネルギーでDC案分(KWh)
例

C_NEP_B=(C_NEP)× (B_EQ_EPE) /((D_EQ_EPE)+(B_EQ_EPE))

C_NEP_B
共用部分で発生した非電力
エネルギーで非DC案分(KWh)例

非データセンター機能専用部分：Ｂ／Ｂｕｓｓｉｎｅｓｓ
B_S1
7

7

B_G1
非データセンター機能専用
受電設備

発電所

B_G1_EPE

2420

受電電力量(kWh)
B_G2
非データセンター機能専用
自然エネルギー型発電装置（太陽光・風力など）

B_S2
太陽光・風力等
B_S3
非常用発電燃料（軽油等）

B_G3
非データセンター機能専用
非常用発電装置
B_G3_CF2470
非常用発電による燃料消費
量(kL)
例

8

B_G4
非データセンター機能専用
常用自家発電装置（コージェネレーション）

B_S4
常用自家発電燃料（コージェネ燃料）

B_G4_CF2500
常用自家発電装置による燃料消費量(kL)
例
B_S5

B_PDU
非データセンター機能
専用分電盤※力率を考慮した実効電力による電力量を測定

B_area0300
非データセンター機能の専有
床面積(m2)
例

B_EQ_etc
非データセンター機能例

一般オフィスのコンセント等

B_G2_EPE
2430
自然エネルギーによる発電
電力量(kWh)
例

Ｎｏ

測定量
例

B_A
非データセンター機能の
空調機

識別子

(B_EPE)=(B_G1_EPE)+(B_G2_EPE)+(B_G3_EPE)+(B_G4_EPE)

B_EPE
2460
非データセンター機能で発生した総電力量(kWh)
例

Ｎｏ

計算量
例

B_A_EPE
2700
非データセンター専用空調機の消費電力量(kWh)例

B_G3_EPE
2440
非常用発電による発電
電力量(kWh)例

B_G4_EPE
2450
常用自家発電による発電
電力量(kWh)
例

識別子

8
識別子
設備名

(B_EQ_EPE)=(B_EPE)+(C_EPE_D_PDU)－(B_A_EPE)

B_EQ_EPE
2710
非データセンター設備の消費電力量（除空調）(kWh)
例

計算式

測定点

B_G5
非データセンター機能専用
ボイラ装置等

ボイラ用燃料

電力量
電力量の計算（kWh）

B_G5_CF2540
非データセンター機能専用
ボイラ装置等による燃料消費量(kL)
例

9

B_S6
地域冷暖房等外部熱源

電力以外のエネルギー量

B_G6
非データセンター機能専用地域
冷暖房等外部熱源の受入装置
B_G6_CF9

電力以外のエネルギー量の計算（KWh）
電力量と電力以外のエネルギー量の合計

2570

外部熱源の受入量(KWh)

電力量と電力以外のエネルギー量の合計の計算（KWh）

例
Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

E

F

G

H

I

J

K

L

M