平成 29 年度第 2 回 A

平成 29 年度 第 2 回
情報配線施工技能検定
2 級 実技試験問題
１． 試験時間90 分
試験開始時刻から 30 分を経過した後、作業が完了した者は技能検定委員の許可を得て退出しても良いので、手を挙げて技能検定委員に申し出ること。ただし、試験終了 10 分前以降は退出できない。
２．受検上の注意事項① 受検中の私語は禁止する。不正行為と見なされた場合、すぐに試験を中止する。
② 受検中の質問は一切受け付けない。ただし、緊急かつ必要性のある場合には、対応を協議するので、技能検定委員に手を上げて申し出ること。
③ 「使用器工具及び支給物品一覧」にある器工具・支給材料のみを用いてよい。疑義のある場合には、受検開始前に申し出ること。
④ 受検者間の工具・機器の貸し借りは禁止する。
⑤ 支給物品は、課題に必要な材料以外にも含まれていることがあるので、課題に応じて適切に選択し使用すること。
⑥ 支給物品一覧に基づき、支給物品の数量と内容を確認し点検確認用紙（8 ページ）に氏名を記載し提出すること。支給物品は、それらが不良の場合を除き追加支給をしない。
⑦ 各物品は、原則として公開されている取扱説明書に基づいて作業を行なうこと。
⑧ 試験開始前の準備時間に行うことができる作業は以下である。これら以外の作業は一切行うことができないので注意すること。
材料を袋等から出して、作業机上に配置する



工具等を、作業机上に配置する



支給物品、持参工具・機器等の点検を行う

スイッチボックスや TO の導入口の穴あけ等を行う⑨ 安全作業に十分配慮すること。また、安全上の注意を厳重に守り、技能検定委員の指示に忠実に従うこと。
⑩ 情報配線施工作業に適した服装とすること。
⑪ 光ケーブルの配線接続作業時は保護メガネを着用すること。
⑫ ゴミは、支給材料袋を使用してまとめること。
⑬ 退出時は、周辺の清掃を行うと共に、整理整頓を行うこと。
⑭ 退出後の再入場は認められないので、忘れ物等がないように確認のこと。
-1-

平成 29 年度第 2 回 A
３．課題
次の作業１（光ケーブルの配線接続作業）及び作業２（メタルケーブルの配線接続作業）について支給物品一覧（6 ページ）を参照して適切な部材を選択し、作業手順に従って完成させなさい。なお、【作業手順】中にある物品 No.は、6 ページの支給物品一覧のNo.である。
作業１：光ケーブルの配線接続作業
図 1、図 2 を参考にして、以下の光ケーブルの配線施工に関する作業を【施工条件】及び【作業手順】に従って完成させなさい。
【施工条件】


光接続箱_1 内及び配線部の光ファイバ許容曲げ半径は 30mm とする。

光接続箱_2 内の光ファイバ許容曲げ半径は 15mm とする。

【作業手順】
作業は必ず以下 1～3 の順で行うこと。
1.

配置と固定


図 1 に従い、作業シートに光接続箱_1、光接続箱_2 及び配線モールの配置と固定を行う。

2.

配線と接続


光接続箱_1（No.2）、光接続箱_2（No.3）間の光インドアケーブル（OC-1, OC-2）
は配線モールを用いて配線し、余長は輪取りしケーブルタイ等で固定する。

光接続箱_1 で、光インドアケーブル端を約 1m 口出し、図 2 に従って SC コネクタを成端しアダプタに接続すること。アダプタは所定の場所に固定する。



光接続箱_2 で、光インドアケーブル端を約 1m 口出し、図 2 に従って心線を接続し収納する。

3.

識別ラベル付け

各ケーブルの両端及び光接続箱に識別ラベルを取り付ける。ラベルは、図１に記載のケーブル名及び光接続箱名とする。

-2-

平成 29 年度第 2 回 A

A
図 1 配置図

光接続箱_1

光ファイバ心線1

光接続箱_2

OC-2

OC-1
配線モール

2

光インドアケーブル： 単心メカニカルスプライス接続： 現場付SCコネクタ： SCアダプタ
1 2： 心線番号

図 2 光ファイバ心線接続図-3-12平成 29 年度第 2 回 A
作業２：メタルケーブルの配線接続作業
図 3、図 4 を参考にして、以下のメタルケーブルの配線施工に関する作業を【施工条件】及び【作業手順】に従って完成させなさい。
【施工条件】


モジュラジャックのツイストペアケーブルの結線方法は、ANSI/TIA -568 で規定される T568A とする。



モジュラプラグのツイストペアケーブルの結線方法は、ANSI/TIA -568 で規定されるT568B とする。



各ケーブルはスイッチボックス内で適切な余長を確保すること。



作業板は支給しないので、机上で作業を行うこと。

【作業手順】
作業は必ず以下 1～4 の順で行うこと。
1.

配置


2.

各 TO の配置・配線は図 3、図 4 に従って行う。

配線と成端


同軸ケーブル(MC-1)をスイッチボックスに導入し支給物品 No.24 に成端する。



ツイストペアケーブル（U/UTP）(MC-2, MC-3)を MC-1 とは別の導入口からスイッチボックスに導入し成端する。モジュラコネクタは、MC-2 に支給物品
No.19 を、MC-3 に No.20 を両端に使用する。



図 3、図 4 に従い、モジュラコネクタを配置するとともに、空きポートにブランクチップを取り付けて、TO1 及び TO2（No.14～17）を組み立てる。



TO3 及び TO4（支給物品 No.13）にツイストペアケーブル（F/UTP）(MC-5)を配線・成端し、組み立てる。モジュラコネクタは、支給物品 No.21 をケーブル両端に使用する。

3.



パッチコード(MC-4)を作成し、図 4 に従い接続する。



各ケーブルは、適切な方法で整線する。

識別ラベル付け

各ケーブルの両端及び TO に識別ラベルを取り付ける。ラベルは、図 3 に記載のケーブル名及び TO 名とする。

4.

測定試験


ツイストペアケーブル(MC-3,MC-5)の導通試験を実施し、配布された測定結果記入用紙に必要事項を記載する（8 ページ）。

-4-

平成 29 年度第 2 回 A
MC-3

A

MC-2
MC-1TO1TO2ADB
CMC-4A

DE

B

E

FCF

1TO32TO4MC-5

12： ツイストペアケーブル(U/UTP)単線： ツイストペアケーブル(U/UTP)撚り線： ツイストペアケーブル(F/UTP)： 電話用ケーブル： 同軸ケーブル
MC-X ： ケーブル名： モジュラコネクタ

図３ 配置図A

MC-3MC-2MC-1A

B

C

DE

FA

B

C

D

E

F

MC-4
TO前面
12MC-512： モジュラコネクタ凹側成端： モジュラコネクタ凸側成端※TO前面とは、プラグを指す側

図４ 配線図-5-平成 29 年度第 2 回 A

平成 29 年度第 2 回
情報配線施工技能検定 2 級実技試験持参物品一覧
１．受検者が持参しなければならない物（必須）
品名数量

備考
支給または持参した単心メカニカルスプライス素子の組立がメカニカルスプライス工具

1式

組立型 SC コネクタ工具

1式

光ファイバ前処理工具

1式

ケーブル外被除去工具

1式

一般工具

適宜ニッパ、ドライバ（＋）など

かしめ工具

１個

RJ45 プラグ組立用

保護メガネ

1個

光ケーブル配線作業用

LAN 導通試験機

1台

✓

可能な工具
組立型 SC コネクタの組立・補助する工具
光ファイバカッタ、光ファイバストリッパ、光ファイバホル
ダ、アルコール、ワイプ紙等
ツイストペアケーブル、電話用ケーブル、同軸ケーブルのシース除去用（電工ナイフまたはカッターナイフでも可）ツイストペアケーブルの導通確認が可能であるもの。パッチコード含む。

電動ドライバは使用不可。

２．受検者が持参してもよい物（任意）品名

数量

ワイヤストリッパ

１個

可視光源

1個

光パッチコード含む

導通試験機

1個

電話用ケーブル・同軸ケーブルの導通が確認できるもの✓備考

メカニカルスプライス素子及び組立型コネクタは、支給材料表の製品を支給するが、それ以外の製品を使用する場合は、各自が専用工具を持参し使用してもよい。

-6-

平成 29 年度第 2 回 A

平成 29 年度第 2 回
情報配線施工技能検定 2 級実技試験支給物品一覧
以下の表は、支給物品一覧です。課題に必要な材料以外も含まれていることがあるので、課題に応じて適切に選択し使用して下さい。記載の支給物品の数量と内容（不備の有無、異なる型番の有無など）を確認して下さい。全ての確認が終了した後に別紙下の点検確認用紙（8 ページ）に氏名をご記入下さい。
備考
No.

材料名

1

光インドアケーブル

2

記号
OC-1

数量仕様

メーカー

型番等

1本

SM0.25mm、2 心型、4.0m

古河電工

光接続箱_1

1個

ドロップ把持金具付

古河電工

J417

3

光接続箱_2

1個

古河電工

J426

4

メカニカルスプライス素子

1個

単心用、40×4×4（mm）

フジクラ

5

組立型 SC コネクタ

2個

0.25mm 用

フジクラ

6

配線モール

1個

200mm、直線、テープ付き

マサル工業

7

作業シート

1個

600mm×450mm

8

ツイストペアケーブル(U/UTP)

2本単線、4 対、Cat.5e、1.0m

9

電子ボタン用ケーブル

1本

2 対、電話用、1.0m

10ツイストペアケーブル(U/UTP)

MC-4

1本

撚り線、4 対、Cat.5e、0.5m

11ツイストペアケーブル(F/UTP)

MC-5

1本

4 対、Cat.6A、1.0m

12

同軸ケーブル

MC-1

1本

S-5C-FB、1.0m

13

情報用コンセント（露出型）

14

住宅用スイッチボックス

2個

15

スイッチボックス用取付ネジ

8本

16

絶縁取付枠

4個

17

コンセントプレート

18

ブランクチップ

6個

19

モジュラコネクタ

2個

20

モジュラコネクタ

21

OC-2

MC-2
MC-3

TO3

2個

日本製線

NSGDT610G-S

日本製線

NSBOX2L

Panasonic

DM842.

Panasonic

WTF3710K

Panasonic

WTF7006 W

Panasonic

WN3020SW

LAN 用、Cat.5e、埋込型

Panasonic

NR3160W2個

LAN 用、Cat.5e、埋込型

日本製線

モジュラコネクタ

2個

Cat6A シールド用ジャック

日本製線

NSJ6A-S

22

モジュラコネクタ

2個

TEL 用

Panasonic

WNT1562923

モジュラコネクタ

3個

RJ45 プラグ

Panduit

MP588C24

TV ターミナル

2個

1 端子

Panasonic

WCS3063WK

TO4

TO1,TO22個

2 連、深型、T22 用

2 連、6 個用

-7-

NSJISOW524KIT平成 29 年度第 2 回 A
25

両面テープ

2枚

26

結束バンド

6本

27

ラベリング用品

1式

28

モジュラ組立工具

1式

29

マウントベース

2個接続箱固定用

ラベル用シート-8-

日本製線

NSTOOLA平成 29 年度第 2 回 A

受検番号：
測定結果記入用紙

測定リンク

導通試験結果MC-3(TO1-TO2)
MC-5(TO3-TO4)※ 受検番号を記載すること。
※ 導通試験を行い、エラーなく導通していた場合は、「導通試験結果欄」に「OK」を、エラーがあった場合には「NG」と記載する。

支給物品自己点検確認用紙
私は「平成 29 年度第 2 回情報配線施工技能検定 2 級実技試験支給物品一覧」の全ての物品について、その数量と内容を確認致しました。

氏名：※ 試験終了時には、別に配布するこのページに必要事項を記載し机の上に置いておくこと。

-9-