お客様各位
Report No. A15018
2015 年 12 月 29 日
富士電機機器制御株式会社

電磁接触器 SK18～SK32 用コンビネーションスタータ接続モジュール発売のご案内
拝啓
貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素より、富士電機標準機器をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。
掲記の件、昨年より発売しております電磁接触器：SK18～SK32 とマニュアルモータスタータ(以下 MMS)：BM3 を組合せるための接続モジュールの発売を開始いたします。
つきましては、MMS ご使用されている場合や省配線・省スペースが必要場合に、ご採用の検討を頂きたく存じます。
敬具－ 記 －
１．発売の狙いと特徴
本製品は、MMS と電磁接触器をコンビネーションスタータとして使用する場合に、MMS（BM3R□□）と電磁接触器（SK18～SK32）を繋ぐための接続モジュール及びスペーサです。この製品を使用することにより、以下のメリットがございます。
１） MMS と電磁接触器との配線が容易になり省配線が可能となる他、電線配線と比較して省スペースも実現できます。
２） 今回の SK18～SK32 用の接続モジュールではベースプレートは必要ありませんので、小形化、組立工数の削減が可能です。直流コイル及び可逆電磁接触器（直流コイル含む）を使用する場合も、ベースプレートは必要ありません。（現行の電磁接触器：SC-E シリーズでは、MMS とのコンビネーションスタータを構成する場合は、ベースプレートが必要になります）
３） MMS のブスバーシステムも使用可能で、複数の回路を並列に接続する場合には、更なる省配線化が可能となります。また、ベースプレートレスとしておりますので、12A 以下の SK06～SK12 の回路を含めブスバーシステムの同系列での使用が可能となっています。
４） コンビネーションスタータ組立後も、電磁接触器のコイル電圧表示が目視確認可能です。
２．アプリケーション
・モータ負荷を中心とした省スペース・省配線をご要求される回路
・輸出向け機械の回路
３．発売製品
表１：今回発売します接続モジュール及びスペーサ
名称
形式
適用
接続モジュール
BZ0LRK22AA
SK18,SK22 用
BZ0LRK32AA
SK32 用
スペーサBZ0LRKACASK18A～SK32A(AC コイル）用
・接続モジュールは、電磁接触器のコイル仕様(AC/DC)に関係なく使用できます。
・AC コイルの電磁接触器を使用の際には、スペーサが必要となります。

表２：コンビネーションスタータ構成時に必要な接続モジュール及びスペーサ
MMS
BM3R□□(32A 定格以下）

電磁接触器
SK18A,SK22A (AC コイル）
SK18G,SK22G (DC コイル）
SK32A (AC コイル）
SK32G (DC コイル）

接続モジュール
BZ0LRK22AA
BZ0LRK32AA

スペーサ
BZ0LRKACA不要
BZ0LRKACA
不要注意）SK18～SK32 を MMS と組合せる場合、MMS はスライダー変更品をご使用ください（詳細は７．項参照）。

４．発売開始時期
発売：2015 年 12 月
発売開始当初は、出荷までに１．５～２ケ月程度納期を頂戴します。
５．海外規格取得について
１）下記にてＵＬ規格取得済です。
・接続モジュール及びスペーサ製品単体
・MMS と電磁接触器を組合せたコンビネーションスタータとしての UL508 Type F２）ＣＥマーキングは自己宣言です。ＣＣＣ規格は規格適用対象外です。
６．添付資料・コンビネーションスタータ製品外形図
７．ご注意
・SK18～SK32 と MMS を組合せる場合、MMS はスライダー変更品の使用をお願い致します。MMS のスライダー変更品が必要な場合は、MMS の形式末尾に「NEW」にてオーダーをお願います。詳細はレポート No.B15045(2015年 10 月発行）をご参照願います。
―以上―新製品ニュース2015 年 12 月

マニュアルモータスタータ（ＭＭＳ）DUO シリーズ

コンビネーションスタータ用接続モジュール
電磁接触器 SK18,SK22,SK32 形とのコンビネーションスタータが可能になりました！
■特長● 接続モジュールの拡充により、SK シリーズ全形式がベースプレートや改造を必要とせず MMS と組合せでき、コンビネションスタータが構成可能になりました。

NEW● ベースプレートが不要になったため、さらに小形化が実現可能です。
（取付け面積）・SK18, SK22：− 10%・SK32：− 25%● これにより、32A 定格以下のコンビネションスタータを１つのブスバーシステムで構成可能になりました。

BZ0LRK22AA 形［ブスバーシステム例］

BZ0LRK32AA 形

コンビネーションスタータ
コンビネーションスタータとは、MMS と電磁接触器を組み合せることにより、MMS

新形
SK18, SK22形のコンビネーションスタータの場合

既存

12A定格以下のコンビネーションスタータ

電動機制御回路をコンパクトに構成するものです。接続モジュールやブスバーなどのモジュラー配線システムにより、接続モジュール盤内機器の「配線工数の削減」。
「取付時間の短縮」、「取付床面積の縮小」が図れます。

電磁接触器■形式（＝商品コード）・価格（税抜き）・納期
名称・外観

形式（= 商品コード）希望小売価格〔円〕 納期接続モジュール（SK18, SK22 形用）

BZ0LRK22AA

1,130◎

接続モジュール（SK32 形用）

BZ0LRK32AA

1,210◎

スペーサ（交流操作形に使用）

BZ0LRKACA205◎◎ 標準品○ 準標準品

受注品■コンビネーションスターター構成表
適用 MMS

適用電磁接触器

接続モジュール

スペーサ

BZ0LRK22AA

BZ0LRKACA

制御コイル
BM3RSB

SK18A

BM3RHB

SK22A

BM3RSR

SK18G

BM3RHR

SK22G

AC ❶−DCSK32A

AC ❶SK32GDC

BZ0LRK32AA

BZ0LRKACA−❶ AC コイル品（交流操作形）の場合、接続モジュールほかスペーサが必要になります。
（注１）SK18, SK22, SK32 形と MMS を組合せる場合、MMS はスライダ変更品のみ使用可能です。変更品が必要な場合は、MMS の形式末尾に NEW を付けてご注文ください。

62C9-J-0197

マニュアルモータスタータ（ＭＭＳ）DUO シリーズ

コンビネーションスタータ用接続モジュール
電磁接触器 SK シリーズとのコンビネーションスタータを拡充！
■コンビネーションスタータ（BM3シリーズ＋SKシリーズ）

SK06,SK09,SK12形の組合せ

MMS電磁接触器

SK18,SK22,SK32形の組合せ

MMS
BM3Rシリーズ

MMS
BM3Rシリーズ

NEW
接続モジュール
BZ0LRK22AA
BZ0LRK32AA

接続モジュール
BZ0LRK12AA

NEW
電磁接触器
SKシリーズSK18,SK22,SK32

電磁接触器
SKシリーズSK06,SK09,SK12

スペーサ
BZ0LRKACA※交流操作形（SK18A,SK22A,SK32A）の場合に使用

コンビネーション例
BM3RSB-013

BM3RSB-016

BM3RSB-025

BM3RSB-032

SK12SK18SK22

SK32NEW

2.2kW

3.7kW

NEW

4.5kW

AC200V AC3NEW

6.5kW

■組立説明● 交流操作形 SK18A, SK22A, SK32A 形の場合
電磁接触器
SK18A
SK22A
SK32A

● 直流操作形 SK18G, SK22G, SK32G 形の場合
電磁接触器
SK18G
SK22G
SK32G

接続モジュール
スペーサ
BZ0LRK22AA BZ0LRKACABZ0LRK32AA

接続モジュール
BZ0LRK22AA
BZ0LRK32AA※ 直流操作形はスペーサが不要になります。

❸MMSと接続モジュールの組合せ

MMS
BM3RSB
BM3RHB
BM3RSR
BM3RHR

接続モジュール
BZ0LRK22AA
BZ0LRK32AA

MMS
BM3RSB
BM3RHB
BM3RSR
BM3RHR

接続モジュール
BZ0LRK22AA
BZ0LRK32AA❷電磁接触器と接続モジュールの組合せ❶電磁接触器とスペーサの組合せ

スペーサ
BZ0LRKACA

電磁接触器
SK18G
SK22G
SK32G

電磁接触器
SK18A
SK22A
SK32A

■ブスバーシステム● 既存のコンビネーションスタータ（MMS ＋ SK06 〜 12 形）と合わせ、0.75 〜 6.5kW 定格まで 1 つのブスバーシステムで連結が可能になりました。
電源入力端子ブロック
電源回路の電線接続部材

ブスバーカバー
ブスバーの MMS に接続しない充電部の接触防止用

ブスバー
電線を使用しないで、2 〜 5 台のMMS へ簡単に給電が可能
接続モジュール
MMS と電磁接触器を電気的・機械的に接続
SK18〜SK32（図はSK18, 22の例）
電磁接触器
SK06〜12

SK06-12 とベースレスで並べて使用可能
注意） SK18/SK22＋サイドオンのオプション品を使用時、及び SK32（幅寸法 53mm）を使用する場合は、制限があります。
詳細はお問合わせください。

■コンビネーションスタータ外形寸法図● BM3RS □形 ＋ SK18A,SK22A 形● BM3RS □形 ＋ SK18G,SK22G 形
取付穴3-M4

3.72762.34545
14.3 7.15

取付穴3-M4

電磁接触器

11.4

74

8.54.6スペーサ形式
質量（g）
BZ0LRKACA 750● BM3RS □形 ＋ SK32A 形

接続モジュール形式
BZ0LRK22AA

質量（g）
840

● BM3RS □形 ＋ SK32G 形713.7

取付穴3-M4電磁接触器

21.2電磁接触器

137494

MMS 形式 電磁接触器形式
BM3RSB SK32A
BM3RSR185162.760

接続モジュール

60スペーサMMS

185

162.7接続モジュール

18315MMS

45135.52745

135.52747.513.5647.547.5
13.5647.5

10274514.3 7.155.1

取付穴3-M462.3451045
14.3 7.155.162.34515185

レール取付け：35mmレール（高さ：15ｍｍ）
×1

MMS 形式 電磁接触器形式
BM3RSB SK18G,SK22G
BM3RSR

71274.63594

レール取付け：35mmレール（高さ：15ｍｍ）
×1

MMS 形式 電磁接触器形式 接続モジュール形式
BM3RSB SK18A,SK22A BZ0LRK22AA
BM3RSR11.474359445

電磁接触器

183

21.2

3.7162.760

接続モジュール

60スペーサ185

162.7

接続モジュール

MMS

183

15MMS

183

15135.52745135.5
2747.5
13.5
647.5

47.5
13.5
647.5

105.1

2745
14.3 7.15

103.771

62.3
45

5.1

71

5.53553

レール取付け：35mmレール（高さ：15ｍｍ）
×1

接続モジュール形式
BZ0LRK32AA

スペーサ形式
質量（g）
BZ0LRKACA 780

8.5

1374945.53553

レール取付け：35mmレール（高さ：15ｍｍ）
×1

MMS 形式 電磁接触器形式
BM3RSB SK32G
BM3RSR

接続モジュール形式
BZ0LRK32AA

質量（g）
870

安全に関するご注意●安全のため、ご使用の前に、「取扱説明書」や「ユーザーズマニュアル」をよくお読み頂くか、お買上の販売店または当社にご相談のうえ、正しくご使用ください。
●安全のため、接続は電気工事・電気配線などの専門の技術を有する人が行ってください。

富士電機機器制御ブランド品のお問い合わせ

ed- c@fujielectric.com

2016-2発行 Me 30 FOLS

カタログ番号 62C9-J-0197