DATA/Level Control Valve (FV Valve)1（青銅製、AC100V）、DS11N-J 2（青銅製、AC200V）
定水位弁（FV バルブ）関連商品 製品記号 DS11N-J
DS11LN-J（管端コア取付可能）、DS16-D（ステンレス製）

WS22N-F（青銅製、通電開）、WS22CN-F（青銅製、通電閉）
WS25N-D（ステンレス製、通電開）、WS25CN-D（ステンレス製、通電閉）※□内には定格電圧の記号が入ります。

定水位弁パイロット用電磁弁（別途注文品）■定水位弁（FVバルブ）電磁弁型式対応表

定水位弁のパイロットラインの圧力は給水時には極端に下降して、パイロット定水位弁（FVバルブ）
型式
呼び径式の電磁弁では作動できないことがあり○：可×：不可DS-11N, 11LN,16型 WS-22N,25N,40N型 WS-22CN,25CN型（通電時弁開）（通電時弁開）（通電時弁閉）ます。定水位弁には対応表に示す電磁弁LP-8N, 9N型
LP-8HN, 9HN型

20～50○○○

65～100×○○をご使用ください。

LP-8AN, 8AHN型

20～50○○○

LP-9N, 9HN型

65～100×○○

LP-10,10H型

20～50○○○

WVL-02型

80～400×○○

LP-8RN, 8ARN, 9RN型, 他社定水位弁×○○DS-11N,11LN,16型 ■構造図
（通電時弁開）
ＤＳ-１１Ｎ,１１ＬＮ型■仕ＤＳ-１６型
39

39
φ42

様種類
型式

φ42

製品記号

87(88)(77)78呼び径
Rc1/2 (3/4)
Rc1/2 (3/4)
OUT

IN

DS-11N型:56(63)DS-11LN型:80(80)14(16.5)

写真は DS-11N 型です。

OUT

14(17)

IN

56(63)

質量DS-11N:0.6（0.7）kg
DS-11LN:0.7（0.8）kg（ ）内は呼び径 20

質量 :0.6（0.65）kg（ ）内は呼び径 20

起動電流
保護構造
Cv値

103（108）
18（22）

Rc3/（1）4OUT

IN80（90）80（90）

質量 :1.1（1.6）kg（ ）内は呼び径 25

製品記号WS22N-F

適用圧力
材質
定格電圧
定格電流
起動電流
保護構造

ＷＳ-２５ＣＮ型■仕173（178）

169（175）

呼び径
適用圧力
材質
定格電圧
定格電流

写真は WS-22CN 型です。

80（90）

質量 :1.5（2）kg（ ）内は呼び径 2518（22）OUT80（90）

質量 :1.7（2.2）kg（ ）内は呼び径 2518（22）Rc3/（1）
4

IN

WS25N-D20・25
0 ～ 1.0MPa（コイルが水平の場合は 0.03 ～ 1.0MPa）
本体（CAC）、要部（SUS・NBR） 本体（SCS）、要部（SUS・NBR）
AC100V 50/60Hz AC200V 50/60Hz 共用
AC100V：0.26A AC200V：0.13A
AC100V：0.76A AC200V：0.38A
防塵、防沫形（IP54 相当）
・屋内用注 2.
呼び径 20：7、呼び径 25：10

様種類
型式

Rc3/（1）
4

本体ステンレス製
WS-25N 型（コイル形状、仕様が異なります。
）
注 1．他の特殊電圧はお問い合わせください。
注 2．屋外で使用する場合は TB-03 型シリーズ端子箱を併用してください。
なお、端子箱付は専用電圧となり、TB-03 型端子箱付の場合は防雨形（IP03 相当）、TB-03C型端子箱付の場合は防塵・防沫形（IP54 相当）となります。

製品記号OUT

DS16-D───

水道法性能基準適合品
本体青銅製
WS-22N 型Cv値質量 :1.3（1.8）kg（ ）内は呼び径 25■構造図ＷＳ-２２ＣＮ型

IN

DS11LN-J

15・20
0 ～ 0.75MPa
本体（CAC）、要部（SUS・FKM）本体（SCS）、要部（SUS・FKM）
1：AC100V 50/60Hz
AC100V 50/60Hz 又は
2：AC200V 50/60Hz
AC200V 50/60Hz 専用
AC100V：0.19A AC200V：0.10A
AC100V：0.57A AC200V：0.29A
防塵、防滴形・屋内用注 2.
0.45

様呼び径94（100）18（22）OUTIN

DS11N-J□※□内には定格電圧の記号が入ります。

種類
型式

ＷＳ-２５Ｎ型

Rc3/（1）
4WS-22CN,25CN型（通電時弁閉）

定格電圧
定格電流■仕ＷＳ-２２Ｎ型

写真は WS-22N 型です。

材質

管端コア取付可能注1. 本体ステンレス製
DS-11LN 型DS-16 型

注 1．DS-11LN 型は管端コア内蔵品も製作しています。
注 2．屋外で使用する場合は TB-03 型シリーズ端子箱を併用してください。

■構造図

WS-22N,25N型（通電時弁開）

適用圧力

水道法性能基準適合品
本体青銅製
DS-11N 型

起動電流
保護構造
Cv値

水道法性能基準適合品
本体青銅製
WS-22CN 型
WS22CN-F

本体ステンレス製
WS-25CN 型

WS25CN-D
20・25
0 ～ 1.0MPa（コイルが水平の場合は 0.03 ～ 1.0MPa）
本体（CAC）、要部（SUS・NBR） 本体（SCS）、要部（SUS・NBR）
AC100V 50/60Hz AC200V 50/60Hz 共用
AC100V：0.35A AC200V：0.18A
AC100V：1.30A AC200V：0.65A
防塵、防沫形（IP54 相当）
・屋内用注 2.
呼び径 20：7、呼び径 25：10（コイル形状、仕様が異なります。
）
注 1．他の特殊電圧はお問い合わせください。
注 2．屋外で使用する場合は TB-03 型シリーズ端子箱を併用してください。
なお、端子箱付は専用電圧となり、TB-03 型端子箱付の場合は防雨形（IP03 相当）、TB-03C型端子箱付の場合は防塵・防沫形（IP54 相当）となります。

S240148A 195

5定水位弁（関連商品）

注．WVL-02 型呼び径 250 以上は、WS-22N,22CN 型の呼び径 25 をご使用ください。
他社定水位弁及び寒冷地用定水位弁に使用する場合は WS 型とし、特に寒冷地での使用に当たっては、凍結破損を防ぐため、十分保温してください。ただし、コイル部分は保温しないでください。

DATA/WS,WF Type Solenoid Valve (for Liquids or Gases)

資料/WS、WF 型 電磁弁（液体・気体用）

呼び径選定図表〈水用〉
適用型式

WS/WF-12,12N,12C,12CN型
WS/WF-22,22N,22C,22CN,22K,22CK型
WS/WF-25,25N,25C,25CN型
差圧(ΔP) MPa
0.010.020.030.04

0.06 0.08 0.1

0.20.80.60.30.40.60.8 1.0●図表の使い方21

一次側圧力 0.3MPa、二次側圧力 0.28MPa、水の流量 2m3/h の条件における呼び径を求めます。
この時、差圧（Δ P）は 0.3 − 0.28 ＝ 0.02
MPa となります。差圧（Δ P）＝ 0.02MPa
を垂直にたどって、流量 2m3/h との交点
A を求めます。A 点は呼び径 15 と 20 の間にありますから、大きい方の呼び径 20を選定します。

346

呼び径0.6100.81101520202530

流量

流量2m3/h8m3/h4033240466080
100508106520020304080

60200100

呼び径選定図表〈空気用〉
適用型式

WS/WF-12,12N,12C,12CN,12V,12CV型
WS/WF-22,22N,22C,22CN,22K,22CK,22V,22CV型
WS/WF-25,25N,25C,25CN,25V,25CV型
1.0
0.8
0.6

10.0

0.4

MPa

3
0.0

5
0.0

0.2

0.1

0.3

0.5 1.0

1.0
0.80.6●図表の使い方

0.2

0.2

0.1
0.08
0.06

0.1
0.08
0.06

0.04

0.04

0.02

0.02

0.01
20104060

4020100

2000.01
400600800 0010150000m3/h（標準状態）

6080
100

252032404020050m3/h（標準状態）

600
80000
10344 S240148A00
6000
8 0 0001065400

2020004000MPa

流量流量20呼び径10806

一 次 側 圧 力 0.1MPa、 二 次 側 圧 力 0.09MPa、空気（20℃）の流量 50m3/h（標準状態）の条件における呼び径を求めます。
この時、差圧（Δ P）は 0.1 − 0.09 ＝ 0.01
MPa となります。一次側圧力 0.1MPa と差 圧 0.01MPa と の 交 点 A を 求 め ま す。
A 点より垂直にたどって、流量 50m3/hとの交点 B を求めます。B 点は呼び径 15と 20 の間にありますから、大きい方の呼び径 20 を選定します。

0.4

一次側圧力

一次側圧力電磁弁1220.00.4000800010000

20000000DATA/Solenoid Valve

資料/電磁弁注意

設置時やそれに関する注意事項は、それぞれ別に用意された取扱説明書をご覧ください。

■コイルの結線方法
電磁弁の定格電圧は仕様欄にありますとおり、型式ごとに異なります。
電源との接続に当たっては電源電圧が合致することを確認の上ご使用ください。

AC100/110V の場合《共用電圧コイル》●コイルのリード線は 4 色に色分けしてありますので、使用電圧により右図のように結線し、結線部は必ず絶縁処理を施してください。

AC200/220V の場合

電源

電源

赤と黒、黄と白それぞれを接続し、電源と接続《専用電圧コイル・特殊電圧コイル》●コイルのリード線は 2 本となっていますので、この 2 本に電源を結線し、結線部は必ず絶縁処理を施してください。

黄と黒を接続した上で絶縁し、残った赤と白を電源と接続

電源《周波数選択コイル》

赤白

青50Hz60Hz

灰50Hz

黄黄

黄60Hz

黄50Hz

黒60Hz

黒AC200V の場合

灰赤50HzDS-10、10H、13、13H 型
PS-18、18A、WS-18、18N、18A、18AN 型の場合
AC100V の場合
AC200V の場合

ED-S,F 型の場合
AC100V の場合

60Hz●コイルのリード線は 3 本となっていますので、各型式ごとに表示してあります（製品に表示）選択方法で結線してください。
余った線 1 本は絶縁テープなどで絶縁処理してください。

端子箱（別途注文品）■TB-03型シリーズ（屋内外用、金属製、防雨形）

電磁弁専用の端子箱で、電磁弁リード線出口にねじ込んで使用します。電源線とリード線との結線部分を、雨水の浸入や埃から保護します。
TB-03 型シリーズは、ケーブルや電線管を使用した屋外用にも使用します。

注．雰囲気湿度 85％を超える場合は TB-03C 型又は TB-03F 型をご使用ください。

〈表示ランプなし〉電源定格 250V 15A● TB-03 型（標準品）● TB-03C 型

グランドナット付
24729360

船用相当グランド付）
巾45（×60
Ｇ1／2（ＣＴＧ16）

46

12● TB-03F 型

キャプコン付

23〈表示ランプ付〉 電源定格 AC100V又はAC200V

電磁弁

表示ランプ付をご注文の際は電圧をお知らせください。
● TB-03L 型● TB-03LC 型

表示ランプ付

ランプ＋船用相当グランド付





Ｇ／
（ＣＴＧ）



注．端子箱付は専用電圧となります。
なお、端子箱付、又は単品でご注文の際は、電磁弁の型式、呼び径、電圧、周波数をお知らせください。
（ コイルの種類により付属品が異なります。
）● TB-03LF 型）巾（×TB-03 型シリーズ取付例

ランプ＋キャプコン付

■グランドの仕様（TB-03F,03LF型） ■キャプコンの仕様（TB-03C,03LC型）
Ｇ1／（ＣＴＧ16）2φｄゴムパッキン

グランドの呼びd（mm）

15a915b1015c

11Ｇ1／（ＣＴＧ16）
2

4段目
3段目
2段目
1段目

380 S240148A（mm）

切断位置

適合ケーブル外径

4 段目

10 〜 123 段目

8 〜 10

2 段目

6〜8

1 段目

4〜6

DATA/Solenoid Valve

資料/電磁弁設置上のポイント

注意

図1．配管例略図

設置時やそれに関する注意事項は、それぞれ別に用意された取扱説明書をご覧ください。

図2．取付姿勢略図■選定、設置上のポイント
1. 電磁弁の一次側にストレーナを取り付けてください。
（図 1 参照）

注．呼び径65以上は水平配管にコイルを上にした正立姿勢で取り付けてください。

※網目：国土交通省仕様は、電磁弁の前に設ける場合は 80 メッシュ以上。

2. 運転を止められない装置の場合、電磁弁の一次側から二次側へのバイパス配管（止弁を設置）を設けてください。
（図 1 参照）
また、バイパス配管を設置しない場合は、電磁弁の一次側止弁手前に主管から分岐したブロー用止弁を設置し、フラッシングができるようにしてください。

図3．二次側立ち上がり配管

3. 取付姿勢は、水平配管にコイルを上にした正立姿勢で取り付けます。
（図 1,2 参照）
ただし、桃太郎シリーズ（PS/PF-16,17 型を除くはん用タイプ）の呼び径 50 以下は水平配管にコイルを上にした正立から水平（真横）までの取付姿勢で縦配管にも使用できますが、弁前後の差圧が 0.03MPa 以上必要となります。
（図 2 参照）
また、TB-03 型端子箱付の場合、端子箱の電線挿入部が下向きとなるように取り付けてください。

4. 電磁弁の二次側圧力が一次側圧力より高くなる場合は、弁閉できず逆流しますので、二次側には逆止弁を取り付けてください。
（図 3 参照）

5. 蒸気に使用する場合で、電磁弁が閉止した際に、二次側圧力が負圧となるような場合には、電磁弁の二次側に真空調整弁（バキュームブレーカ）を取り付けてください。
（図4 参照）

図4．蒸気配管使用例略図

6. 蒸気用の場合は、配管系にスチームトラップを取り付けてください。
7. 流体が液体の場合、弁閉時のウォータハンマ現象や周囲温度による熱膨張により、配管内が昇圧する場合があります。機器などの保護のためレリーフ弁を取り付けることを推奨します。また、ポンプの吹込み側に電磁弁を設置する場合、負圧による作動不良の原因となりますので、電磁弁を弁開状態の後、ポンプ起動となるシステムとしてください。
（図 5 参照）

8. コイルの結線には 0.75mm2 以上の電線を使用し、正しく結線してください。また、電気回路保護用として、ヒューズを入れてください。
ますので高温には注意してください。
（使用条件、型式により上昇温度は多少異なります。
）

図5．レリーフ弁取付例略図

10. 電磁弁は、流体の流れ方向と製品に示す流れ方向の矢印を合わせて取り付けてください。

※レリーフ弁

11. フランジ形を配管接続する際は、管フランジ接続用ボルト長さを推奨する場合があり逆止弁ますので、取扱説明書をご覧ください。

12. 分解点検時には、スペースが必要です。必ずメンテナンススペースを確保してくださ

電磁弁

油タンク

い。
※メンテナンススペースについては、製品個々の取扱説明書にてご確認ください。

13. 電磁弁には、配管の荷重や無理な力・曲げ及び振動がかからないよう配管の固定や支持をしてください。

ＫＷ型
複式ストレーナポンプ※熱膨張などで昇圧が予想される場合は、レリーフ弁を取り付けてください。

14. 凍結の恐れがある場合は、水抜きや保温などをしてください。
ただし、コイル部分は保温しないでください。

15. 長期間作動しない用途（緊急遮断弁や安全確保用バルブに使用する用途など）でご使用の場合、固着による作動不良の恐れがありますので、月に1回程度の作動確認を行ってください。

S240148A 381

電磁弁

12

9. コイルは連続通電や断続を繰り返した状態ですと、表面が約 70℃位まで温度上昇し