年︶ 月

水泥新聞年︵平成日が示された。合併処理浄月 に 改 正 さ れ た 浄 化 槽 法 に よ り、 放 流 水 の 技 術㎎／

水 質 指 標 で あ る BOD
は、 有 機 物 の 分 解 に と も な う
C BOD と、窒素の酸化（硝化反応）にともなう N BODの 合 計 値 と な る。 河 川 の 汚 染
対 策 か ら 始 ま っ た BOD の概 念 で は、 そ の ほ と ん ど がC BOD で占められると考え
ら れ て き た が、 ア ン モ ニ ア 性
窒素を含む排水の場合に限っては、N BOD の値が高く検出されている。

をより確実に-

2NO3

事務所や工場のし尿系中心の排水を適切に処理するには2006 年
上の水質基準値として、BOD化槽で一般家庭排水を処理する場合は、問題なくその機能を発揮するが、事業所からのし尿系中心の排水については、十分に処理を窒素濃度とBODの関係しきれない場合がある。今回は、その背景と対策に迫る。

一般家庭と事業所における排水の違い
炊 事 や 洗 濯、 風 呂 な ど の生活排水が中心となる一般家 庭 に 対 し、 工 場 や 事 務 所など事業所からの排水はし尿 系 が 中 心 と な る。 さ ら に、
近年は節水型トイレの普及に よ り、 し 尿 に 含 ま れ る ア
ンモニア性窒素の濃度が濃
く な る 傾 向 が あ る。 そ れ によ り、 浄 化 槽 へ の 負 荷 も 高㎎／

く な り、 放 流 水 の 水 質 の 基
準 で あ る BOD㎎／

放 流 水 質 基 準 で あ るBODにコンプライアンスを重視する企業では、全窒素の流入濃度にまで配慮した設計が求められている。

2NH4+3O2

2NO2 ＋ 2H2O ＋ 4H+-窒素の酸化にともなう
N-BODの硝化反応式

亜硝酸性窒素

2015

2010

2005

ここで使用した酸素量が C-BOD となる。

5L以下にここで使用した酸素量が N-BODとなる。

アンモニア性窒素10

有機物（汚れ）

約13L● 測定方法▲ BOD測定の様子（フジクリーン工業（株）
水環境研究所）

採水した水を密閉容器に入れ、5日間 20℃の暗所で培養。その期間に、水中の微生物が有機物の分解や硝化反応で消費した水中の酸素量を測定する。

20

6CO2 ＋ 6H2O

有機物の分解にともなうC-BODの有機物分解式

メーカー3社の洗浄水量の推移

Biochemical oxygen demand（ 生物化学的酸素要求量）のことで、最も一般的な水質指標のひとつ。

1975 年に設定された浄化槽における設計基準では 13L の洗浄水量が用いられているが、節水化が進む近年のトイレにおいては、洗浄水量は 5L 以下が主流となっており、一番少ないものは 3L と節水化が進んでいる。
環境や家計にやさしいトイレの節水も、こと浄化槽においては必ずしも望ましいとは一概には言えない。

● C-BODと N-BOD

6O2

15

● BODとは節水型トイレの歴史-

C6H12O6（L）20

BODを詳しく解説
コラム

L--

達成させるために、近年、特L

L※水量・水質研究委員会報告書
社団法人 型式浄化槽協会（現一般社団法人 浄化槽システム協会）調べ

超過することも少なくない。
93mg/L

第三九号

編集

フジクリーン工業株式会社

75mg/L

2000

1995

1990

1985

1976 1980

5〒四六四 八- 六一三
愛知県名古屋市千種区今池
四丁目 1 番 4 号●事務所

O22NO2-A社
B社
C社

53TEL〇五二 七- 三三 〇- 三二五37.7mg/L-2020●工場（厨房無）302●一般的な戸建住宅

2018

2号連続特集各施設の排水におけるT-N（全窒素）の平均値

発行2018 年（平成 30 年）3 月 5 日 月曜日

聞新泥水（1）

【用語解説】● R（担体流動槽）

有機物の好気処理およびアンモニア性窒素を酸化（硝化）。

● JR（循環ろ過槽）

浮遊物質（SS）を重力沈降し、ろ過。

● S/HP（消毒槽／放流ポンプ槽）

処理水を消毒剤で消毒。

象人数 〜 人までを対象に、事務所や工場の排水処理に活R

2,650mm

躍している。施工性向上やメKR2

2,050mm

ンテナンスの簡素化など、多方面からの評判も上々だ。

荷重が浄化槽本体にかからな

強 柱 枠 に 柱 鉄 筋 を 差 し 込 み、

S/HP

KR12,100mm

JRZR

1,450mm

し尿系中心の排水処理 に有効 な
PCN型
施工性抜群のI型にも対応したPCN型
事務所や工場などの施設に設置される大型浄化槽は、埋事 務 所 や 工 場 な ど、 し 尿

い よ う に 配 慮 が 必 要 と な る。

放流水の水質基準値である上部からコンクリートを流しS/HP

JR

R

KR2

KR1

没した上部を駐車場などに利系中心の排水を処理する

一般的な対策として、浄化槽用する場合が多い。そのため、場 合 は、 流 入 T N（ 全 窒

管体の周囲に補強柱を立てる事務所や工場に浄化槽を設置する際の注意点素）を十分に検討して浄化方法があるが、これでは補強ペースが必要となる。フジク槽の計画にあたる必要がある。 こ の 場 合、 設 計 負 荷 量

リーン独自の柱付管体（柱を施工する分だけ余分にスと さ れ る JIS 算 定 値 にを 大 幅 に 上 回 り、 排 水 が 適

は、浄化槽管体と補強柱枠をる。 し か し、 そ の 際 の 基 準
は、 流 入 T N が 明 記 さ れ て切に処理されているとは言一体化させることに成功。補型）

い な い。BOD 値 に つ い ていがたい状況になる。

も 1980 年 以 降、 大 き な
変 更 が な さ れ て い な い た め、をクリアする

込 む だ け で、 本 体、 ス ラ ブ、㎎／た め に は、JIS 算 定 値 でベースが完全に一体化し、固BODい。 例 え ば、 工 場・ 作 業 所・浄化槽の計画を行うのではな定することができる。

現状との相違点が少なくな研究所・試験場（厨房設備無）

く、実際の使用状況を想定しフジクリーンから発売中の汚水を固液分離。さらに微生物により、硝酸性窒 素と亜硝酸性窒素を窒素ガスに還元（脱窒）。

※汚泥が全量スカム化した場合のイメージ図

微生物によって、槽内水を好気的に処理。

● KR1、2（嫌気ろ床槽第 1 室、第 2 室）

250 L
80,000mg / L

堆積汚泥およびスカムを貯留。

1,000L
20,000mg / L● KJ（夾雑物除去槽）

スカム

650mm 650mm

1,710mm

1,350mm

1,350mm

ZR

KJ

1,150mm2,360mm

650mm 650mm

KJ

2,360mm（当社実験でのデータ）● ZR（前置担体流動槽）

汚泥槽全長 11,910mm

T-N80mg/L1/4 になります。

汚泥がスカム化すると体積はI▲補強柱枠に柱鉄筋を差し込む様子

PCN 型（125 人槽）、排水量 25㎥ / 日、排水時間 8h の場合

T-N50mg/L

180／人・の場合、汚水量が （た流入量・濃度で計画する必か し、 節 水 型 ト イ レ の 普 及

PCN 型は、し尿系排水の処要がある。に よ り、 実 際 は 汚 水 量 が 半理に有効な嫌気ろ床担体流動） と 示 さ れ て い る。 し倍となってい循環ろ過方式を採用。処理対分で濃度がるケースも多く見受けられ／日）、BOD 値は 150（㎎L

槽全長 9,220mm

夾雑物除去槽の水を前置担体流動槽へ送り、ばっ気することにより汚泥のスカム化を促進。汚泥がスカム化することで容量の低減ができ、コンパクトなサイズそのままで、清掃頻度を抑えることが可能になった。

-60

PCN型は、流入 T-N（全窒素）の設定によって浄化槽の槽長が決定される。

メンテナンスの簡素化を実現

51

L

20-2

L

流入T-N（全窒素）で槽容量を決定
コラム発行
2018 年（平成 30 年）3 月 5 日 月曜日

聞泥新水（2）