AFV-4N,5 Type Air Vent Valve With Vacuum Breaker

AFV-4N,5 型 吸排気弁（青銅製）
製品記号 AFV4N-F
AFV5-D（ステンレス鋼製）

東京都水道局・名古屋市上下水道局対応品
水道法性能基準適合品

直結給水

圧送・圧力タンク給水

吸排気弁は給水配管が負圧になると多■特パイプシャフト頂部になど長量の空気を吸込み、負圧を解消して給水● 負圧発生時の空気吸入量が大きいです。

● 吸排気口は 360°回転します。

先からの逆流を防止します。

（急速吸気機能注1.）● 吸気部にネットを内蔵しています。

常時は配管中の空気を自動的に排出しますので、パイプシャフト頂部に最適で● 圧力下において確実な空気排出作動を行います。
（圧力下排気機能● ステンレス給水管に最適なステンレス）

鋼製です。
（AFV-5 型）

注 2.

す。特に直結給水や圧送圧力タンク給水● 初期通水時の空気排出量が大きいです。

注 1．吸気量には基準があります。
（281 頁参照）

方式で、安全な給水システムを構築でき（初期排気機能）

注 2．圧力下排気機能のない吸排気弁を使用する際は「空気抜弁」を併設しなければなりません。

ます。

● 排気時に水の排出がありません。

呼び径 20：立て管最大管径 40 まで、呼び径 25：立て管最大管径 50（東京都■仕様

水道局は立て管最大管径 75）まで、１台で逆サイホン作用を解消します。

種類

青銅製

ステンレス鋼製

型式(-=5型(-=型

製品記号

AFV4N-F

AFV5-D

・

呼び径
適用流体

水道水

流体温度

〜℃

適用圧力

（弁の入口側圧力は、常時47H以上確保してください。）
〜47H

吸気量注.

急速吸気タイプ
呼び径：3Z（標準状態）
B弁差圧 R7H時D
呼び径：3Z
（標準状態）
B弁差圧 R7H時D

端接続

入口：10:9ねじ注、吸排気口：10:9Jねじ

材質

本体

CAC406

SCS13

弁体・弁座77樹脂・*(*・,7+477樹脂・:<:・-24

フロート

AFV-4N型

977樹脂

水圧にて47H

本体耐圧性能鉛直から°以内の直立取付

取付姿勢

吸排気弁質量

RN

RN

注．管端コア（P・V 兼用コア）に対応しています。管端コア使用時、呼び径 20：吸気量 8 L/s（標準状態）[ 弁差圧 2.9kPa 時 ]呼び径 25：吸気量 15 L/s（標準状態）[ 弁差圧 2.9kPa 時 ]■吸気量・初期排気量線図

AFV-5型■構造図■圧力下排気量線図
1.00.8

圧力0.6

MPa 0.40.2000.20.40.60.8（標準状態）
排気量 L/s※選定につきましては 281 頁をご参照ください。

280 S240148A

1.0DATA/AFV-4N,5 Type Air Vent Valve With Vacuum Breaker

資料/AFV-4N,5 型 吸排気弁

■吸排気弁選定上の注意● 次の場合、吸排気弁入口側圧力が瞬時に低下して吸排気弁が開・閉作動を繰返し、吸排気口から漏水する場合があります。吸排気

弁入口側圧力が 0.01MPa 未満まで低下しないよう、給水圧力（ポンプ圧力など）の確保やアキュムレータ設置などの検討が必要です。
①給水立て配管途中で多量給水があるシステムや、フラッシュバルブを使用したトイレなどが設置されている場合。
②給水量ゼロのとき、又は小流量時にポンプ停止となるシステムで、フラッシュバルブなどにより多量給水があると、ポンプは起動するが吸排気弁入口側圧力が 0.01MPa 以上確保できるまで時間遅れが生じる場合。
③直結給水システムで、多量給水時に吸排気弁入口側圧力が 0.01MPa 未満まで低下する場合。

● 吸排気弁は給水立て配管で起こる万一の負圧を解消する目的で使用されます。作動頻度の高い機器・タンクの負圧解消の目的で使用する場合は、 AF 型空気抜弁と VD-5HN 型バキュームブレーカを組み合わせて使用してください。

● 立て配管最大管径と立て配管最上部の必要最小管径に対する、吸排気弁の呼び径と設置数は、下表の値を遵守してください。

● 吸排気弁入口側圧力は常時 0.01MPa 以上確保できる給水設備としてください。 0.01MPa より降下する状態では、弁漏れにより吸排気口から漏水する場合があります。
（停電時やポンプ点検時などで圧力が降下する場合があります。
）■吸排気弁の選定

吸排気弁は給水立て配管の最大管径を基準として、負圧を解消するために必要な吸気量を満足できる呼び径、台数を設置します。

●配管例（集合住宅） 注．事業体によっては下記の配管例と設置基準が異なる場合もありますので、ご確認ください。
名古屋市上下水道局の例

吸排気弁

9●立て配管径に対する吸排気弁の呼び径と設置数
名古屋市上下水道局

注. 立て配管最大管径75Aで管端コア使用時は2台となります。

注. 立て配管最大管径65A：2台、80A：3台設置と規定している場合もあります。

呼び径は社内基準値。

S240148A 281

DATA/AFV-4N,5 Type Air Vent Valve With Vacuum Breaker

資料/AFV-4N,5 型 吸排気弁

■取付け・取扱い上のポイント
1．吸排気弁は、給水立て配管の最頂部に設置し、取付位置は、給水器具の「あふれ縁」又は「あふれ面」の上端から 300mm 以上、上方に取り付けてください。

2．吸排気弁は、鉛直から 5°以内の直立に取り付けてください。
3．吸排気弁入口側圧力は常時 0.01MPa 以上を確保できる設備としてください。
4．吸排気弁を取り付ける前に、配管の洗浄を十分に行ってください。
（※配管の洗浄が不十分な場合、ゴミ噛みによる弁漏れなどの原因となります。
）

5．保守点検時に止水できるよう、吸排気弁の入口側に仕切弁又はボール弁を取り付けてください。
（※玉形弁など穴径の絞られている止弁は使用不可）

6．吸排気口は万一の弁漏れに備え、鋼管又は塩化ビニル管などを接続し、排水溝まで導いてください。
（※弁漏れにより周囲を汚すなど重大な事故につながる恐れがあります。
）

7．排水配管は吸排気口と同径（25A）としてください。
（※同径のビニルホースで施工する場合、負圧対応のものをご使用ください。
）

8．排水配管は下りこう配（上りこう配・立ち上げは不可）とし、全長 1m 以内、継手はエルボ 1 個までとしてください。
（※配管の種類・長さ・曲がりにより、吸気量が変わります。
）

9．排水配管の先端は、排水溝のあふれ縁より 50mm 以上（都市再生機構は 60mm 以上）の空間を設けた間接排水としてください。
10．排水配管の配管支持を確実に行い、吸排気弁に無理な力をかけないようにしてください。
11．凍結が予想される場合は、保温するなどの対策を講じてください。
（※凍結による破損の恐れがあります。
）
12．万一、吸排気口から水漏れが生じたときは、入口側の仕切弁、又はボール弁で水漏れを止めて点検してください。

9吸排気弁

■配管例

排水配管：接続口と同径（(）
下りこう配、全長T以内「あふれ縁」「あふれ面」

支持は確実に行う。

+

吸排気弁

TT以上

仕切弁又はボール弁

給水(以上

給水

排水へ+!TT以上（都市再生機構の場合、
TT以上）282 S240148A