結線図

GOP016/017/018/019 取扱説明書
DC24V 定電圧電源装置

保管用●調光無しの場合安全上のご注意
アース線(黄/緑)

AC100V/200V
接地工事
50Hzまたは60HZ

電源 白(N)線

電源赤(+)

電源装置

黒(-)
青茶

調光線

黒(L)

L
E
D線

出力側

入力側

工事店様へ
器具（別売り）

器具（別売り）

お客様様へ

必ずお守りください。
人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

・照明器具の電気工事は、主任電気工事士の管理が義務付けられています。
・工事終了後、この取扱説明書を必ずお客様へお渡しください。
・この器具の取り付け、取り外しには資格が必要です。取り付け、取り外しは販売店、工事店に依頼してください。
・お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。
警告「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。（下記は図記号の一例です。）
未接続●調光有りの場合

使用可能台数は定格を参照してください。

調光器の取説を参照下さい。
アース線(黄/緑)

AC100V
接地工事
50Hzまたは60HZ

電源[注意]入力電圧100V
以外では使用しないでください。

電源 白(N)
線

赤(+)

電源装置

黒(-)
青茶

調光線

黒(L)

入力側

LE
D
線

出力側
W

PWM信号。
調光線に極性はありません。
013

してはいけない内容です。

器具（別売り）
必ず守る

器具（別売り）

警告
使用可能台数は定格を参照してください。
禁止

GOP050

ご使用上のご注意●周囲温度は0℃～35℃の範囲で使用してください。不点灯、チラツキ、調光機器の故障の原因となることがあります。
●清掃する際は、シンナーやベンジンなどの溶剤を使用しないでください。水または中性洗剤を湿らした柔らかい布で、よく絞ってから拭いてください。
●ラジオなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
雑音が入るときは１m以上離して使用してください。

必ず守る

注意
禁止

実行しなければならない内容です。

●取付工事のときは、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
●万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常状態が発生した場合はすぐに電源を切ってください。
そのまま使用すると、感電、火災の原因となります。また、異常状態がおさまったことを確認してから、工事店及び電器店に修理を依頼してください。
●取付工事は、取扱説明書にしたがって確実におこなってください。感電、火災、ケガの原因となります。
●電源を接続する場合、ゆるみ、抜けのないように確実に接続してください。
接続が不完全ですと、漏電、地絡、感電接続部の焼損、火災の原因となります。
●電源装置は、必ず適合するLEDモジュール（LED照明器具）、調光器と組合わせて使用してください。
LEDモジュール（LED照明器具）の破損や短寿命、過電流による火災及び調光機器の故障の原因となります。
●電源装置の分解、改造は絶対にしないでください。故障、感電、火災の原因となります。
●紙や布、断熱材などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。
故障、感電、火災の原因となります。
●電源装置の隙間に金属類や燃えやすいものなどを差し込まないでください。故障、感電、火災の原因となります。
●電源装置には指定電力（W）を超えるLEDモジュール（LED照明機器）は接続しないでください。
故障、感電、火災の原因となります。
●製品には寿命があります。外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯（JIS C8105-1解説）※周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。定期的な点検をおすすめします。
点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、感電などに至る場合があります。
●お手入れの際は、電源を切ってください。通電状態で行うと感電の原因となることがあります。
●光源を直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。
●点灯中及び消灯直後（約20分）は灯具が高温になっておりますので。手を触れないでください。
やけどの原因となります。

定格

保守・点検
●この器具の取り付け、取り外しには資格が必要です。取り付け、取り外しは、販売店・工事店に依頼してください。
●交流定格内で使用してください。過電圧を加えると、火災・感電のおそれがあります。
●異常を感じた時は速やかに電源を切ってください。異常状態が収まった事を確認し、弊社「お問い合わせ窓口」にご相談ください。

お問い合わせ窓口

入力電圧
AC(V)

周波数(Hz)

出力電圧
DC(V)

最大出力電流(A)

最大出力電力(W)

GOP016 100-200

50/60

241.2530

GOP017 100-200

50/60

242.560

GOP018 100-20050/60

243.7590

GOP019 100-20050/60

246.25150

形式■商品のご購入に関してのお問い合わせ
TEL03-5786-0745

商品のご購入
お問い合わせ■その他・操作・仕様などに関してのお問い合わせ
TEL
FAX

平日10 : 00 ～ 17 : 00（土日祝日除く）
https://shop.motom-jp.com
E-mail : sale@olympia-jp.co.jp

0256-92-7070
0256-92-3312

平日10 : 00 ～ 17 : 00（土日祝日除く）

オリンピア照明株式会社〒107-0062 東京都港区南青山４丁目１番１５号アルテカベルテプラザ２Ｆ

４

１

GOP016/GOP017/GOP018/GOP019-1

説明図は一部を省略した図です。
お手元の製品と図では異なる部分があります。

各部名称

施工に関する注意事項
調光線（約150mm)（PWM信号入力）
取付ビス穴

取付ビス穴
アース線(黄/緑)

1. 電源装置の周囲に熱がこもらないようにする為、電源装置の周囲の隙間を150mm以上あけてください。
電源装置の上面、側面に電源線、調光線、出力線が触れないようにしてください。

青茶

白(N)

赤(+)

黒(L)
取付ビス穴

取付ビス穴150mm以上

150mm以上

黒(-)
出力線（約150mm)（DC 24V出力）

入力線（約150mm)

150mm以上

2. 電源装置を2台以上使用する場合、重ねたり、密着させたりせず、150mm以上離して設置してください。

寸法・重量
A
B

DC

接続可能台数・電源装置1台当たりの適合LEDモジュール（LED照明器具）の台数は下記を参照ください。
・適合LEDモジュール（LED照明器具）の詳細については各製品の取扱説明書を参照ください。
・適合LEDモジュール（LED照明器具）は2023年7月現在のものです。総合カタログ、製品図面等をあわせて参照ください。
・適合LEDモジュール（LED照明器具）の給電にGOP039を使用する場合は、GOP039に掛かる電力を54W以下になるように配線してください。

EF

形式

A寸法
(mm)

B寸法(mm)

C寸法(mm)

D寸法(mm)

E寸法(mm)

F寸法(mm)

重さ(kg)

GOP016180.71742951331950.4GOP017153145275343.51670.52

GOP018188180275343.5

2020.6

GOP019203195275343.5

2170.67

電源装置1台あたりの接続台数
適合LEDモジュール（LED照明器具）

取付方法

電源を入れたままでの取り付けは感電のおそれがあります。
※器具取り付けの際は必ず電源を切ってください。

1. 電源装置の重量に耐えるよう、取付面の強度を確保してください。
※取付部の強度が不十分な場合、器具落下・破損の原因となります。
2. 電源装置を取付ビスで確実に取付けてください。
※取付ビスは別途ご用意ください。推奨ビス M4 L6
３．必ず適合するLEDモジュール（LED照明器具）、調光器と組合わせて使用してください。
出力線には極性（+・-）があります。LEDモジュール（LED照明器具）の極性に合わせて結線してください。
結線後は絶縁テープなどで確実に絶縁処理を行ってください。
調光する場合には、電源装置の調光線と調光器のPWM信号線を結線してください。調光線には極性はありません。
結線後は絶縁テープなどで確実に絶縁処理を行ってください。
調光しない場合でも、調光線の末端の絶縁処理を行ってください。
※調光器との結線方法詳細は調光器の取り扱い説明書を参照してください。
４．電源装置の入力線と電源線を結線し、絶縁テープなどで確実に絶縁処理を行ってください。
※アース線はD種接地工事を行ってください。
5. 電源装置と防雨、防湿、防滴形LED照明器具と組み合わせて使用する場合には、結線部に自己融着テープなどで防水処理を行ってください。
※調光線を使用しない場合でも、電源装置の調光線の絶縁処理と防水処理を行ってください。

２GSP001DWL2/DWL/DWW/DWN
GSP001DBL2/DBL/DBW/DBN
GSP001DWL2-2/DWL-2/DWW-2/DWN-2
GSP001DBL2-2/DBL-2/DBW-2/DBN-2
GSP002DWL2/DWL/DWW/DWN
GSP002DBL2/DBL/DBW/DBN
GSP002DWL2-2/DWL-2/DWW-2/DWN-2GSP002DBL2-2/DBL-2/DBW-2/DBN-2
GCL019W-L2/-L/-W/-N
GCL019B-L2/-L/-W/-N
GCL020W-L2/-L/-W/-N
GCL020B-L2/-L/-W/-N
GCL021W-L2/-L/-W/-N
GCL021B-L2/-L/-W/-N

消費電力
(台)

GOP016

GOP017

GOP018GOP0194.4W

4台まで

9台まで14台まで23台まで

7.0W

3台まで6台まで9台まで15台まで

5.0W

4台まで8台まで

12台まで

21台まで

10.5W

2台まで4台まで

6台まで

10台まで

5.5W

3台まで

7台まで

11台まで

19台まで

11.0W

1台まで

3台まで

5台まで9台まで

4.5W

4台まで

9台まで

14台まで

23台まで

・電源装置1台当たりの適合テープライトの接続メートル数につき、下記の表を参照ください。
・適合テープライトの詳細については各製品の取扱説明書を参照ください。
・適合テープライトは2023年7月現在のものです。総合カタログ、製品図面等をあわせて参照ください。
電源装置1台あたりのメートル数
適合テープライト
GOP009QL2/QL/QW/QN/QD
GOP009WL2/WL/WW/WN/WD

消費電力
(1m時)

GOP016

GOP017

GOP018GOP01914W

1.5mまで3mまで4.5mまで7.5mまで

３

GOP016/GOP017/GOP018/GOP019-1