自動弁へのアプローチ

戸別給水用減圧弁編

目

次

1.戸別給水用減圧弁とは1)なぜ使うのか(目的)2)どのような所に使うのか(用途)112.圧力を下げるしくみ(作動)2

3.戸別給水用減圧弁の使われ方
1)給水方式2)戸別給水用減圧複合弁(1)戸別給水用減圧定流量弁(2)戸別給水用逆止減圧弁(3)戸別給水用逆止減圧定流量弁(4)戸別給水用伸縮管付減圧弁(5)止水栓付戸別給水用減圧弁(6)戸別給水用減圧弁の接続方法

4.戸別給水用減圧弁でよくある質問

3444555675.参考資料
1)バルブに使われる規格など
2)自動弁の使用例

9111.戸別給水用減圧弁とはマンションなど集合住宅の１戸、１戸の水道配管に設置する減圧弁。

1)なぜ、使うのか(目的)(1)適正圧力の保持●水はねを防止。
●シャワー温度の安定。
●水栓から流れる水の勢いを落として水量を少なくする。
●水栓から流れる水の騒音を小さくする。
(2)メンテナンス性の向上●1戸の住宅だけ水を止め修理ができる。
●更新が容易である。(小型・軽量)(3)建築上のメリット●居室面積が広くなり快適。(機械室不要)●建物の美観が良くなる。(高置水槽不要)

2)どのような所に使うのか(用途)●集合住宅の戸別給水・給湯・雑用水。(シャフト内)●ホテルの客室別の給水・給湯の減圧など。
●水道高圧地域での戸建住宅。(メーターボックス内)
流し台

洗面台

住居内配管
戸別給水用減圧弁

洗濯機
逆止弁

トイレ

量水器
給水ヘッダ

シャワー
給湯ヘッダ

水撃防止器
給湯器

1

水がハネて服が濡れちゃった3.戸別給水用減圧弁の使われ方
1)給水方式集合住宅、オフィスビルなど、高層・超高層建物の給水方式には、高置タンク(中間タンク)方式やポンプ直送給水方式が一般的に採用されています。その他にも圧力水槽方式、水道直結給水方式などがあります。
また、減圧方式(適正圧力での給水)には、ゾーニング減圧、戸別減圧および組合せによる減圧方式があります。
高置タンク方式
高置タンク

高置タンク

高置タンク

戸別給水用減圧弁

ゾーニング
減圧弁

中間タンク
受水タンク

受水タンク

ポンプ

受水タンク

ポンプ

ポンプ

ポンプ直圧方式

吸排気弁
または空気抜弁

吸排気弁
または空気抜弁

受水タンク

受水タンク
ポンプ

3

ポンプ

吸排気弁または空気抜弁

戸別給水用減圧弁

吸排気弁または空気抜弁

ゾーニング
減圧弁

吸排気弁または空気抜弁

受水タンク
ポンプ

2)戸別給水用減圧複合弁
減圧複合弁は減圧弁に他の機能を組合せたもので、配管システムの簡素化、配管のプレハブ化やメンテナンス性などを容易にしたものです。
(1)戸別給水用減圧定流量弁
使用目的●各戸への適正流量分配。(最大流量制限)●各戸の流量を制限することによって、ポンプや温水ボイラ(熱交換器)などを小型にできます。(初期の設備投資やランニングコストの低減)
減圧定流量弁定流量弁

温水ボイラ

ＢＰ

温水ボイラ Ｂポンプ

Ｐポンプ

(2)戸別給水用逆止減圧弁
使用目的●給水･給湯主管への汚染水の逆流を防止する。
●住居内で発生したウォータハンマによる脈動の他住戸への影響を防止する。

ウォータハンマの脈動

逆止減圧弁

逆止弁

逆止減圧弁

逆流4

(3)戸別給水用逆止減圧定流量弁
使用目的●配管部材が少なくなり、施工性が良い。(プレハブ化も容易になる)●各機能が一体化されるため、メンテナンス性が良い。

減圧弁

逆止減圧定流量弁

止水栓(伸縮管付)
量水器

逆止弁

止水栓
(伸縮管付)
量水器

定流量弁

逆止弁
定流量弁

(4)戸別給水用伸縮管付減圧弁
使用目的●量水器と直接接続ができ省スペース。

減圧弁

伸縮管付逆止減圧弁

量水器

伸縮管

伸縮管 逆止弁
量水器(5)止水栓付戸別給水用減圧弁
使用目的●配管部材が少なくなり、施工性が良い。(プレハブ化も容易になる)
止水栓部
仕切弁(第1バルブ)
減圧弁

止水栓付減圧弁
止水栓

量水器

伸縮管・逆止弁

量水器

伸縮管・逆止弁RD-44SN型
止水栓分離式

5RD-45SN型
止水栓一体型

(6)戸別給水用減圧弁の接続方法●オスユニオン継手は、コア内蔵の止弁や、エルボなどのめねじと接続します。
相手方のコアが、P･V兼用であれば、P用、V用オスユニオン継手のどちらでも使用できます。
●メスユニオン継手(Ｐ･V兼用コア内蔵)は、パイプや継手のおねじと接続します。
●減圧弁の取付け場所、オス・メスユニオン継手を使い分けることにより、接続部材や施工時間を削減し、コスト低減を図ることができます。

オスユニオン継手の場合
縦配管設置例

止弁

横配管設置例

止弁

戸別給水用減圧弁

戸別給水用
減圧弁

量水器

量水器
伸縮管

伸縮管

メスユニオン継手の場合
縦配管設置例

止弁

横配管設置例止弁

戸別給水用減圧弁
戸別給水用
減圧弁

量水器

量水器
伸縮管

伸縮管

オス・メスユニオン継手の場合
縦配管設置例

横配管設置例

止弁

止弁
戸別給水用減圧弁

戸別給水用
減圧弁

量水器
伸縮管

量水器
伸縮管

64.戸別給水用減圧弁でよくある質問
Q1.戸別給水用減圧弁「弁慶」を取付けることによって、どの様なメリットがありますか。
A1.階層、および配管の圧力損失などによる、給水圧力のバラツキが解消され、流量も適正配分されます。また、適正圧力で給水されるため、水がやわらかです。
(1)末端器具から発生する、給水時の騒音が小さくなり、快適環境が得られます。
一般に使用される、水栓などの末端器具は、給水圧力を0.2MPa以下にすることによって、給水時の騒音の影響が解消できるといわれています。
次に、『JIS A 1424 給水器具発生騒音の実験室測定方法』による、給水栓の給水器具発生音レベル測定結果を示します。

給水器具発生騒音測定装置(JIS A 1424による)※当社の騒音測定は、供試減圧弁から水平距離15cmでの騒音値です。
消音器

流量計

測定用給水管受音室(c)
供試給水器具

圧力計

給水装置

標準水流音発生器

マイクロホン
普通騒音計
又は
精密騒音計

オクターブ
分 析 器

レ ベ ル
レコーダ等

音響放射壁(d)ユニオン

受音装置(b)

音源装置(a)(2)一次側圧力が急激な変化をした場合一次側圧力が、インバータポンプ、およびポンプの台数制御の場合、切替時に急激な圧力上昇を起こす場合があります。その場合でも「弁慶」の二次側圧力は安定しています。
下記に、制御性、すなわち、応答性のデータを示します。
圧力特性

流量変化時の騒音特性
騒音

一次側圧力0.6MPa
二次側設定圧力 0.2MPa
マイク距離15㎝
暗騒音
30dB(A)

4540(dB(A))

35010 20 30 40 50流量(l/min)

一次側圧力変化時の騒音特性
50
騒音

二次側設定圧力 0.2MPa
流量30 l/min
マイク距離15㎝
暗騒音
30dB(A)

454035307(MPa)0.240.220.20.180.1630(dB(A))

二次側圧力

50

00.20.40.6
一次側圧力(MPa)

0.8

100.5
一次側圧力(MPa)1

一次側圧力0.5MPaの時、二次側圧力を0.2MPaに設定し、一次側圧力を0.5～1～0.22～0.5MPaに変化させた時の二次側圧力の変動を示します。

Q2.取付上どの様な事柄に注意したら良いですか。
A2.減圧弁を取り付ける前には、配管内の清掃を十分に行って下さい。故障のほとんどが通水初期のゴミ噛みによるものであり、これは、取り付け前の清掃を充分に行っておく事で防ぐ事が出来ます。清掃の方法としては、フラッシングが一般的です。給水本管のフラッシングは、排泥弁より圧力・水量を充分に確保して行ってください。分岐後の配管のフラッシングは、代用管等のフラッシュ管を用いる方法又は、テストガグ方式を用いて十分に行ってください。

テストガグ方式(RD-43N,44N,45SN,47N型シリーズ)
テストガグ
キャップ
二次側

ストレーナ

一次側
テストガグ使用方法①減圧弁を設置②テストガグを減圧弁に装着、配管の洗浄、水圧試験を行う。
③テストガグを取外し、キャップをして完了。

Q3.減圧弁の故障には、どの様なものがありますか。
A3.故障のほとんどがゴミ噛みによる二次側圧力の上昇です。
現象としては、減圧弁の通水量がゼロの時に、二次側圧力が設定圧力を大幅に超えます。
これは、通水量がゼロの時に、弁体、弁座のシール部にゴミが噛込む事により、シール性能が低下し、締切昇圧が大幅に増加するためです。この現象は、通水量がゼロの場合のみであり、設定圧力は変更していないため、通水時は所定の圧力となりますので、使用上は支障ありません。
異物の噛込み、または、弁慶は、このゴミを除去する目的でストレベンザ
ベンザ、ディスクの劣化ーナを内蔵しておりますが、配管内全てのゴミを除去することは不可能であり、永年の使用に対しては、部品の劣化(弁体部に組み込まれているディスク・Oリング等)にディスクより、二次側圧力の上昇は多少なりとも現れます。

Q4.メンテナンスはどの様にしたら良いですか。
A4.一般的な故障時のメンテナンス方法に関しては、取扱説明書を参照してください。ここでは、近年センチュリー住宅等で言われる長期的なメンテナンスについて触れたいと思います。
弁慶の耐久性は、使用条件などにより種々異なり、現実の耐久年数を類推する事は困難ですが当社では、正常な使用方法での耐久年数を社内試験、並びに永年の経験を基に、使用開始後、3～4年で内部部品の更新等を含んだオーバーホール(通常の点検は1年毎)をお奨めしています。建物の修繕計画の中に、弁慶のオーバーホール費用を組込み保守管理していただければ、いつまでも快適な給水が得られます。
(1)1年毎に、次の項目について点検してください。
●給水圧力のチェック：弁慶の作動が正常であるかを、圧力計で確認します。
●水量のチェック：ストレーナに目詰りがないかを、水栓から水を多量に流した時の二次側圧力が、極端に下がらないことを圧力計で確認します。
(2)更新時期としては、3～4年で内部点検を行い、消耗部品の状態を確認し、場合によっては交換が必要となります。
(3)更新時の費用としては、技術料、消耗部品費(ディスク・ダイヤフラム・Oリング・ス
トレーナ・ガスケット)等が掛かります。
85.参考資料1)バルブに使われる規格など
バルブは使用される用途(ボイラ、圧力容器、水道設備など)により、構造、材質、計算式などが規格化されています。
また、官公庁の標準仕様書、機材使用承認などがあり、設備や用途により特定の商品が使用されます。
営業活動の中で、バルブとして多く使用される規格、承認制度は次の通りです。
(1)JIS規格(Japanese Industrial Standards.)
日本産業規格として、材料・寸法・構造・性能・検査など幅広く規格化されている。
a)JIS B 2352：ベローズ形伸縮管継手(JB-13、14、21、22型)
当社は、付属書4の「用途A」に該当し建築設備用。
b)JIS B 8210：安全弁(SL型、SF型)
安全弁の基本となる規格。
c)JIS B 8410：水道用減圧弁(RD-25SN型、50SN型シリーズ)
JIS B 8414：温水機器用逃し弁(SL-35N型シリーズ)
電気温水器などに使用される、減圧弁・逃し弁。
(2)SHASE規格(The Society of Heating,Air-Conditioning and Sanitary Engineers of Japan - Standard.)
空気調和・衛生工学会規格として、建築設備の暖冷房、給水・給湯設備や排水などについて規格化。
a)SHASE-S003：スリーブ形伸縮管継手(JS型)
SHASE-S007：メカニカル形変位吸収管継手(JU型)
スリーブ形伸縮管継手、ボールジョイントの基本となる規格。
b)SHASE-S106：減圧弁(RP型、RD型)
空調設備・衛生設備に使用する、蒸気用・水用の減圧弁について規格化。減圧弁の基本となる規格。
(3)標準仕様書(建築工事・機械設備工事・建築改修工事)
国土交通省の国土交通大臣官房官庁営繕部監修を基本として、防衛省、文部科学省、都市再生機構など各官庁で、建築設備に使用する機材や施工などについて定めている。
また、都道府県においても同様に規定している。
(4)水道法性能基準適合品
平成9年の水道法の改正で、水道法施行令第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準が、厚生省(現厚生労働省)令によって7項目の性能基準が定められています。
性能基準は、「耐圧性能」、「浸出性能」、「耐寒性能」、「水撃限界性能」、「逆流防止性能」、「負圧破壊性能」、「耐久性能」の7項目で性能基準により適用対象品が異なっております。(例:減圧弁は「耐圧性能」「浸出性能」「耐久性能」)
これらの政省令は、平成9年10月1日から施行されております。
一方、平成14年の水道法の改正による水道法施行令第5条に基づき、給水装置に係る鉛の浸出性能基準が改正され、厚生労働省令によって新浸出性能基準が定められました。
この新基準によって給水装置工事に使用する弁類は、平成15年4月1日から新基準に適合したものでなければなりません。
性能基準に適合する製品であることを証明する方法として、製造業者が自ら証明する「自己認証」のほかに、第三者機関が、製造業者の希望に応じて製品が基準に適合することを証明し、認証マークの表示を認めるのが「第三者認証」です。

9

(株)ベンでは関連する主な製品を、第三者機関の一つである「(公社)日本水道協会品質認証センター」の認証登録品とし、その検査合格品(ベンではカタログ類への標記を「水道法性能基準適合品」または「水道法適合品」としています。)には、認証マークのシール貼り付け、または鋳出し・刻印の表示をしています。
シールの場合打刻・鋳出しの場合「(公社)日本水道協会品質認証センター」認証登録品の表示(5)(一財)日本消防設備安全センター(型式認定品)
消防防災用消火設備に使用するバルブ、継手、装置などについて、設備等技術基準に適合していることの「認定」を行い、消火設備に使用される。
ベン製品：減圧弁（WVR-02T,05T型、RD-51T型）
一次圧力調整弁（WVM-02T型）

10

2)自動弁の使用例『集合住宅周り』【全体図】

PM【受水槽周り】
電磁弁

定水位弁
ボールタップ

緊急遮断弁

緊急遮断弁
量水器

ポンプ
高置水槽へ

11

P

受水槽

ストレーナ

M

給水

【量水器周り】
受水槽より
空気抜弁

高置水槽
緊急遮断弁

住居内配管
戸別給水用減圧弁

逆止弁
量水器
給水ヘッダ

給湯ヘッダ
水撃防止器

給湯器

12

『ボイラ・熱交換器設備』
【全体図】

B

【ボイラ周り】
ガス用電磁弁

安全弁
蒸気B
ブロア

13

給油
減圧弁 ストレーナ

安全逃し弁

【ヘッダ周り】
減圧弁
ドレンセパレータ

伸縮管継手

ストレーナ
蒸気ヘッダ
スチームトラップスチームトラップ
熱交換器へ
ストレーナ

14

【熱交換器周り】
給湯
温度調整弁

安全逃し弁
レリーフ弁

ヘッダより

蒸気

ドレンセパレータ
熱交換器
ストレーナ
給水用減圧弁スチームトラップ
給水スチームトラップ
ストレーナ
ストレーナ

15