東海第二発電所

茨城県原子力安全対策委員会
東海第二発電所
安全性検討ワーキングチーム（第6回）
ご説明資料

新規制基準の構成

新規制基準への対応状況について

平成２９年８月２２日
日本原子力発電株式会社

下線部：第 5 回ワーキングチーム（H29/2/21）からの主な更新部分
項目

適切な基準地震動

規制要求に対する内容（主な評価・対策）

審査状況ほか

会合回数及び月日

敷地周辺及び近傍の地質・地質構造

概ね妥当（28/ 7/15）

第 8 回 27/ 2/13，第 15 回 28/ 2/26
第 22 回 28/ 5/27，第 25 回 28/ 7/15

敷地の地質・地質構造

概ね妥当（29/ 5/12）

第 9 回 27/ 5/29，第 29 回 28/ 9/16
第 46 回 29/ 5/12

地下構造評価概ね妥当（28/ 3/10）

第 9 回 27/ 5/29，第 12 回 27/11/ 6
第 17 回 28/ 3/10

敷地ごとに震源を特定して策定する地震動のうちプレート間地震

概ね妥当（28/ 4/28）

第 10 回 27/ 6/26，第 16 回 28/ 3/ 4
第 20 回 28/ 4/28

敷地ごとに震源を特定して策定する地震動のうち海洋プレート内地震

概ね妥当（28/ 5/13）

第 11 回 27/ 9/18，第 14 回 28/ 1/29
第 21 回 28/ 5/13

敷地ごとに震源を特定して策定する地震動のうち内陸地殻内地震

概ね妥当（28/ 9/30）

第 28 回 28/ 8/26，第 30 回 28/ 9/30

震源を特定せず策定する地震動（留萌の地震、等）

概ね妥当（28/10/14）

第 31 回 28/10/14

基準地震動 Ss の策定

概ね妥当（28/11/11）

第 32 回 28/10/21，第 34 回 28/11/11
第 39 回 29/ 3/ 3（建屋基礎下）

基準地震動の年超過確率の参照

概ね妥当（29/ 3/ 3）

第 39 回 29/ 3/ 3の策定

地盤・地震

耐震重要施設が設置される基礎地盤は、基準地震動による地震力に対して十分な安全性を有していること。

今後説明予定（基準地震動Ｓｓ確定済）

安全機能

耐震重要施設については、基準地震動による地震力に対して安全機能が損なわれない設計とすること。

審議中（基準地震動Ｓｓ確定済）

第 53 回 29/ 6/29，第 56 回 29/ 7/13

適切な基準津波

津波が最大となるプレート間地震による津波評価（地震規模、すべり量、破壊開始点の不確かさ等の影響を考慮）に基づ
き基準津波を策定

概ね妥当（28/ 8/19）

第 13 回 28/ 1/22，第 27 回 28/ 8/19
第 43 回 29/ 4/21（津波堆積物）

基準津波の年超過確率の参照

概ね妥当（29/ 4/28）

第 38 回 29/ 2/ 3，第 45 回 29/ 4/28

基準津波に対する安全性評価（砂移動評価）

概ね妥当（29/ 2/ 3）

第 38 回 29/ 2/ 3

基準地震動による設計基
準への対
応

自然
現象に対
す
る
対策

地震力に対してのの策定

基準津波に対しての津波

資料 1

安全機能

火山、竜巻等への①②

防潮堤の設置【鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁（岩着）の採用】
取水路・放水路等からの流入防止対策【放水路ゲートの設置等】①②

漏水による安全機能への影響防止【海水ポンプグランドドレン排出口からの逆流防止等】
津波防護の多重化【原子炉建屋境界壁貫通部の止水処置】

火山影響評価（火山灰の厚さ、等）

審議中（①設置場所の調査や資機材搬出入，干渉物調査等を実施）
審議中（②対策済み）概ね妥当（29/ 6/30）

第 41 回 29/ 4/13，第 53 回 29/ 6/29
第 56 回 29/ 7/13
第 41 回 29/ 4/13
第 37 回 29/ 1/20，第 54 回 29/ 6/30

安全性確保
火山灰対策（空調フィルタ設置、海水取水設備の流路口径拡大、屋外機器への防護構造物設置等）

その他自然現象（火山、竜巻等）

溢水への安全性確保
内部溢水対策審議中

第 59 回 29/ 8/ 3審議中

第 42 回 29/ 4/20

外部火災対策
① 防火帯の設置② 軽油貯蔵タンク、重油タンク及び予備変圧器の移設

審議中

第 6 回 26/12/ 2，第 59 回 29/ 8/ 3

その他外部事象

審議中

第 42 回 29/ 4/20

【火山灰除去作業の検討、フィルタ類の予備品化予定】
竜巻対策① 風荷重対策【排気筒の補強等】② 飛来物対策【防護ネット等の設置等】③ 飛散防止対策【構内物品の固縛、固定等検討】①②③④

耐震 B､C ｸﾗｽ機器の耐震補強
扉の水密化、貫通部の止水処理等
防護カバー設置による防護対象機器の被水防止、漏えい検知器による早期検知
放射性物質を含む溢水が管理区域外へ漏えいすることを防止するための対策

1－1

審議中
（②一部の水密扉や浸水防止堰を設置済み）

第 7 回 26/12/16，第 52 回 29/ 6/22
第 60 回 29/ 8/10

平成２９年８月２２日
日本原子力発電株式会社

茨城県原子力安全対策委員会
東海第二発電所
安全性検討ワーキングチーム（第6回）
ご説明資料

新規制基準の構成

下線部：第 5 回ワーキングチーム（H29/2/21）からの主な更新部分
項目

火災への安全性確保
火災防護対策

その他①静的機器の単一故障（安全施設）、②区分分離（安全施設）、③保安電源設備、④全交流電源喪失対策設備⑤安全保護回路、⑥不法な侵入等の防止、⑦誤操作の防止、⑧安全避難通路等⑨通信連絡設備、⑩監視設備、⑪原子炉冷却材バウンダリ

確率論的リスク評価（ＰＲＡ）

①
②
③

①
②

重大事故等対処設備への対第 33 回 28/10/27，第 36 回 28/12/22
第 40 回 29/ 3/23，第 42 回 29/ 4/20
第 48 回 29/ 5/25，第 52 回 29/ 6/22
第 57 回 29/ 7/20，第 60 回 29/ 8/10

審議中

第 5 回 26/10/23（①）
第 48 回 29/ 5/25（②）
第 52 回 29/ 6/22（①②③）
第 56 回 29/ 7/13（④⑤）
第 59 回 29/ 8/ 3（⑥⑦⑧）

審議中

第 4 回 26/ 9/18（①）
第 23 回 28/ 6/21（②）
第 24 回 28/ 7/ 7（①➂）
第 47 回 29/ 5/18（①②➂）

審議中第 23 回 28/ 6/21（①）
第 26 回 28/ 7/19（②）
第 33 回 28/10/27（②）
第 36 回 28/12/22（①）
第 53 回 29/ 6/29（①②）

第 55 回 29/ 7/ 6，第 60 回 29/ 8/10

電源

必要な電源の対策① 可搬型代替交流電源設備の配備（可搬型代替低圧電源車）② 常設代替交流電源装置の設置③ 所内常設直流電源設備の設置④ 可搬型代替直流電源設備の配備（可搬型代替低圧電源車及び可搬型整流器）⑤ 常設代替直流電源設備の設置

審議中（①低圧電源車 4 台配備済み、②高圧電源車 5 台配備済み）

第 58 回 29/ 7/27，第 60 回 29/ 8/10

水源

必要な水源の確保①②

淡水貯水池の設置
代替淡水貯槽の設置

原子炉冷却材圧力
バウンダリ高圧時の対策①②③

常設高圧代替注水系の設置（中央制御室からの起動）
常設高圧代替注水系の現場手動起動
代替電源設備による原子炉隔離時冷却系への給電

原子炉冷却材圧力
バウンダリの減圧対策①②

主蒸気逃がし安全弁駆動用の予備高圧窒素ガスボンベの配備
窒素発生装置配備

原子炉冷却材圧力
バウンダリ低圧時の対策①②

常設低圧代替注水系ポンプの設置
可搬型低圧代替注水ポンプの配備

審議中
第 41 回 29/ 4/13，第 47 回 29/ 5/18（②可搬型代替注水ポンプ 6 台配備済み） 第 60 回 29/ 8/10①②

緊急用海水系の設置
代替残留熱除去系海水系（可搬型代替注水ポンプ）の配備

審議中
第 33 回 28/10/27，第 41 回 29/ 4/13（②可搬型代替注水ポンプ 6 台配備済み） 第 55 回 29/ 7/ 6

応冷却・減圧

最終ヒートシンク確保（ 最 終 的 な 熱の 逃 がし場）

事
故後
和 の影
響
緩

可搬型重大事故等対処設備の保管場所設置
基準津波を超え敷地に遡上する津波に対する防護の考え方について審議中（①オイルパンの一部設置済み）

審議中（代替制御棒挿入機能，代替原子炉再循
環ポンプトリップ機能，ほう酸水注入系により対応済み）

事
等

内部事象ＰＲＡ
地震・津波ＰＲＡ
ＰＲＡを踏まえた事故シーケンスグループの抽出及び重要事故シーケンスの選定

会合回数及び月日

運転時の異常な過渡変化時において、原子炉の運転を緊急に停止することが出来ない事象が発生する恐れがある場合又は当該事象が発生した場合においても原子炉を未臨界に移行するための対策

大炉心損
傷
防止
対策

火災発生防止【非難燃ケーブルの取替え及び防火シートによる対策，オイルパンの設置等】
火災感知及び消火【火災感知器・自動消火設備の増設、消火活動用照明の設置等】
耐火隔壁の設置

審査状況ほか

原子炉緊急停止
失敗時の未臨界にするための対策

停止

故規制要求に対する内容（主な評価・対策）
①②③

重資料 1

格納容器破損防止対策

審議中

第 55 回 29/ 7/ 6

審議中（③原子炉隔離時冷却系に給電する緊急用蓄電池を設置済み）

第 58 回 29/ 7/27

審議中（②窒素発生装置 1 台配備済み）

第 41 回 29/ 4/13，第 47 回 29/ 5/18

格納容器圧力逃がし装置（フィルタ付ベント装置）の設置

審議中（埋設物調査実施、配管用アンカ（固定用金具）一部設置済み）

格納容器内雰囲気の冷却、減圧①②③審議中
第 41 回 29/ 4/13（②可搬型代替注水ポンプ 6 台配備済み）

格納容器の過圧破損防止

格納容器圧力逃がし装置（フィルタ付ベント装置）の設置

常設代替格納容器スプレイ冷却系の設置
可搬型代替格納容器スプレイ冷却系の設置
代替循環冷却系の設置

審議中（埋設物調査実施、配管用アンカ（固定用金具）一部設置済み）

1－2

第 3 回 26/ 8/28，第 41 回 29/ 4/13
第 58 回 29/ 7/27

第 3 回 26/ 8/28，第 58 回 29/ 7/27

平成２９年８月２２日
日本原子力発電株式会社

茨城県原子力安全対策委員会
東海第二発電所
安全性検討ワーキングチーム（第6回）
ご説明資料

新規制基準の構成

放射性物質の拡散抑制

中央制御室
事故対

下線部：第 5 回ワーキングチーム（H29/2/21）からの主な更新部分
項目

緊急時対策所

使用済燃料プール（冷却）技術的能力・大規模損壊規制要求に対する内容（主な評価・対策）①②③

格納容器内の水素爆発防止

格納容器圧力逃がし装置（フィルタ付ベント装置）の設置

審議中（埋設物調査実施、配管用アンカ（固定用金具）一部設置済み）

原子炉建屋内の水素爆発防止①②③

常設格納容器頂部注水系の設置
可搬型格納容器頂部注水系の設置
静的触媒式水素再結合器の設置

今後説明予定（②可搬型代替注水ポンプ 6 台配備済み）

格納容器破損時等の放射性物質の拡散抑制①②

可搬型放水装置（可搬型代替注水大型ポンプ、放水ノズル）の配備
海洋への拡散抑制設備（シルトフェンス）の配備 他

今後説明予定運転員がとどまるた
めに必要な設備の設
置①②

中央制御室へのインリーク防止のための正圧化
運転員が滞在するための遮へい機能付き待機所

今後説明予定重大事故等に対応

重大事故を考慮した緊急時対策所の設置① 放射性物質の放出に対して、適切な換気設計及び遮へい設計② 放射性物質による汚染持込み防止のためのチェンジングエリアを配置➂ 代替電源設備として専用発電機を配備④ 発電所内外の必要箇所と連絡を取るための通信連絡設備

使用済燃料プールの冷却①②③体制・手順

常設格納容器下部注水系の設置
可搬型格納容器下部注水系の設置
ペデスタル床の平坦化及びコリウムシールド設置（ＭＣＣＩ対策）、ペデスタル水位制御（水蒸気爆発対策）

審査状況ほか

格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却

応の基
盤整備

資料 1

常設代替燃料プール注水系の設置
可搬型代替燃料プール注水系の設置
代替燃料プール冷却系の設置

会合回数及び月日審議中
第 44 回 29/ 4/27，第 51 回 29/ 6/20（②可搬型代替注水ポンプ 6 台配備済み）

第 3 回 26/ 8/28，第 58 回 29/ 7/27

今後説明予定審議中
第 50 回 29/ 6/15，第 60 回 29/ 8/10（②可搬型代替注水ポンプ 6 台配備済み）

重大事故等が発生した場合に備えた体制・手順の整備

審議中

上記の他、7 回の審査会合「①申請概要(H26/6/17）、②主要な論点提示(H26/7/4）、③今後の BWR プラントの審査の進め方(H28/3/31）、④BWR 審査における論点及び今後の審査の進め方(H28/4/21)、⑤設計基準への適合性 (H28/11/17) (耐震設計の論点整理)、⑥⑦審査スケジュール(H29/6/8，7/20)」にて審議中

1－3

第 41 回 29/ 4/13，第 47 回 29/ 5/18
第 50 回 29/ 6/15，第 53 回 29/ 6/29
第 55 回 29/ 7/ 6，第 58 回 29/ 7/27
第 60 回 29/ 8/10