自動弁へのアプローチ

空気抜弁・吸排気弁編

目次

1.空気抜弁とは
1)なぜ使うのか(目的)2)どのような所に使うのか(用途)3)空気抜弁の作動

122

2.吸排気弁とは
1)なぜ使うのか(目的)2)どのような所に使うのか(用途)3)吸排気弁の作動

334

3.空気抜弁・吸排気弁に関する規定など

5

4.空気抜弁・吸排気弁でよくある質問

6

5.参考資料1)バルブに使われる規格など
2)自動弁の使用例

6.空気抜弁・吸排気弁のご紹介

7911

1.空気抜弁とは空気抜弁とは液体ラインに溜まる空気を自動的に排出するバルブです。

ＡＦ-４Ｓ型

ＡＦ-６Ｎ型

ＡＦ-１７Ｎ型

ＡＦ-２２Ｎ型

ＡＦ-１０型

ＡＦ-９型

1)なぜ、使うのか(目的)●給水・給湯、空調、各種機器での空気混入による騒音の防止。
●初期通水時の空気排出による、スムーズな給水や各種機器・装置の立上げと安定運転。
●空気(酸素)による配管材・機器の腐食防止。
●空気混入による、ウォータハンマ・水栓での水はね防止。
水はね防止

ウォータハンマ・腐食・騒音の防止

水栓

空気抜弁
空調機
AC空気AC
水水
空気水
空気水

ポンプ P

1

熱源

空気抜弁

2)どのような所に使うのか(用途)●給水配管などの頂部や配管中で空気の溜まる場所。
●機器・装置・タンクなどの空気排出。
配管頂部

温水ボイラ

温水暖房

ソーラシステム

圧力タンク3)空気抜弁の作動
空気抜弁は、ベンタイがフロートにつながった構造となっており、フロートは水に浮いています。空気が流入して水位が下がると、フロートも下がって弁が開き、水圧により空気を外部に排出します。空気の排出により水位が上昇すると、フロートも浮き上がり再び弁閉の状態に戻ります。
また、弁の入口側が負圧になると、空気抜弁内部の水位が下がりますので、弁が開いて空気を導入します。
弁閉

弁開

ベンザ
ベンタイ
空気水

フロート2

2.吸排気弁とは吸排気弁とは、空気抜弁と同様の働きをしますが、負圧発生時に働く吸気機能を強化したバルブで、負圧を速やかに解消することで給水先からの逆流を防止します。

ＡＦＶ-４Ｎ型

1)なぜ、使うのか(目的)

吸排気弁

集合住宅やビルなどの立て配管頂部、特に増圧直結給水ラインの立て管頂部に使用することにより、断水などで負圧が発生した時に多量の空気を吸込み、負圧による逆流を防止します。

2)どのような所に使うのか(用途)

建物
M
M
M

P ポンプ

仕切弁
M
メータ

●集合住宅やビルなどの立て配管頂部。
●増圧直結給水ラインの立て配管頂部。

減圧式
逆流防止器

配水管

集合住宅の例（各戸メータ設置）
25A

吸排気弁

20A

25A

25A

40A
32A

3

32A

40A

立て配管ポンプ

32A

65A
65A
40A

Ｐ

25A

25A
32A

20A

25A

25A

50A

65A

80A80A

3)吸排気弁の作動
吸排気弁は、空気抜弁に吸気弁(キュウキベンタイ・キュウキディスク)を付加した構造となっており通常時は、フロートが上下することで空気を排出します。
弁の入口側が負圧になると、キュウキベンタイ・フロートが下がり、キュウキディスクが開いて、多量の空気を吸込み、負圧を解消し、逆流を防止します。
通常時
弁閉止

負圧時
弁開
空気排出

キュウキディスク

キュウキベンタイ

吸気ディスクＩＮＩＮ

フロート

吸排気弁の必要性
従来、立て配管頂部には空気抜弁が設置されておりましたが、一時的な断水や事故の際に、給水配管内の圧力が低下すると、立て配管上部は負圧となり、建物内で逆流現象(逆サイホン作用)が発生する恐れがあります。
立て配管頂部には、負圧を解消できるだけの多量の空気を配管内に導入(逆流を防止)できる吸排気弁の設置が必要となります。空気抜弁でも空気を吸い込みますが、吸気量が少ない為、逆流の防止はできません。
空気抜弁設置空気抜弁
逆サイホン現象が発生

ポンプ停止

空気の吸込み量が少ない(立て配管内に負圧発生)

吸排気弁設置
吸排気弁

ポンプ停止

多量の空気を吸込む(立て配管内の負圧解消)

43.空気抜弁・吸排気弁に関する規定など
1)空気抜弁(1)国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」(平成28年度版より)
第2編 共通工事 第2章 配管工事 第2節 配管付属品
2.2.5 自動エア抜弁
2.2.5.1
水用：自動的に空気を排除する機能をもつフロート式とし、弁箱は青銅製又はステンレス鋼製、フロートはステンレス製又は合成樹脂製とし、最高仕様圧力に耐えるものとする。なお、水道直結（直圧・増圧）給水の場合は、水道事業者の規定によるものとする。
(2)国土交通省「公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)」(平成28年度版より)
蒸気及び冷温水管の配管要領(g)自動エア抜弁装置
自動エア抜弁

ＧＶ（手動弁）

S

ストレーナ

間接排水

2)吸排気弁吸排気弁は立て配管の最大管径の必要吸気量を満足するように設置します。又、配管最上部は、通路面積により吸気量を満足できなくなる場合がありますので、立て配管の最大管径により最上部の最小管径が決められています。
吸排気弁設置例
吸排気弁
25A
32A
給水立て配管立て配管最大管径：65A
立て配管最小管径：32A
吸排気弁呼び径 ：25A
設置数
：2台

32A

40A
50A

ポンプ

65A

P
立て配管径に対する吸排気弁の呼び径と設置数
立て配管
最大管径
20～40A
50A
65A
80A
50A
80A
65A

立て配管最上部 吸排気弁設置数
必要最小管径（呼び径)20A・25A
1台(20A・25A)
25A
1台(25A)
32A
2台(25A)
40A
3台(25A)
25A
1台(25A)
32A
2台(25A)-※1.都市再生機構・名古屋市上下水道局では、立て配管最大管径
65A:2台、80A:3台設置と規定している場合もあります。
※2.東京都水道局の場合、上記表と異なる場合もありますので、お問い合わせください。

5参考
給水立て配管必要吸気量
立て配管
呼び径202532(30)4050
6580(75)100150(弁差圧2.9kPa時)

必要吸気量[L/s(標準状態)]
東京都水道局
都市再生機構・名古屋市上下水道局
1.5(90)1.5(90)2.5 (150)
2.5 (150)
4.0 (240)
3.5 (210)
7.0 (420)
5.5 (330)
14(840)9.0 (540)
25 (1,500)※2
15.5 (930)33.4(2,004)※2
25.0(1,500)
56.7(3,400)-※1.( )内の数値はL/min(標準状態)の場合。
※2.都市再生機構・名古屋市上下水道局は呼び径20～50及び80まで規定。
呼び径65は社内基準値。

AFV-4N,5型 吸気量(製品単体)(弁差圧2.9kPa時)
吸気量[L/s(標準状態)]
呼び径
管端コア無し管端コア使用時2013(780)8(480)
2516(960)
15(900)※1.管端コアは付属しておりません。
※2.( )内の数値はL/min(標準状態)の場合。

4.空気抜弁・吸排気弁でよくある質問
Q1.油などの流体に使用できますか。
A1.吸排気弁は水のみです。空気抜弁は使用できるものもあります。適用できる流体と最小比重を確認してください。
型式

適用流体

ＡＦ-４Ｓ型

水・温水・油(比重0.9以上)

ＡＦ-５Ｎ型

水・温水・油(比重0.85以上)

ＡＦ-６Ｎ､９､１７Ｎ、２２Ｎ型

水・温水

ＡＦ-１０型

水・温水・油(比重0.8以上注.)

注.比重0.7～0.8用はお問い合わせください。

Q2.負圧破壊を主な目的とする場合の使用機種は。
A2.集合住宅やビルなどの立て配管頂部に、負圧による逆流の防止を目的として設置する場
合は、吸排気弁を使用します。
多量の空気を吸い込ませて機器や装置の破損防止、吸引防止、その他負圧による障害を防止する場合には、バキュームブレーカを使用します。

Q3.水道用空気弁とは。
JWWA B 137に規定される、水道配水管に使用する呼び圧力7.5K、10Kおよび16Kの空気弁(空気抜弁)のことで、一般建築設備用とは異なります。
フランジ形 呼び径：75、100、150、200
ねじ込形
呼び径：25

水道用空気弁65.参考資料
1)バルブに使われる規格など
バルブは使用される用途(ボイラ、圧力容器、水道設備など)により、構造、材質、計算式などが規格化されています。
また、官公庁の標準仕様書、機材使用承認などがあり、設備や用途により特定の商品が使用されます。
営業活動の中で、バルブとして多く使用される規格、承認制度は次の通りです。
(1)JIS規格(Japanese Industrial Standards.)
日本産業規格として、材料・寸法・構造・性能・検査など幅広く規格化されている。
a)JIS B 2352：ベローズ形伸縮管継手(JB-13、14、21、22型)
当社は、付属書4の「用途A」に該当し建築設備用。
b)JIS B 8210：安全弁(SL型、SF型)
安全弁の基本となる規格。
c)JIS B 8410：水道用減圧弁(RD-25SN型、50SN型シリーズ)
JIS B 8414：温水機器用逃し弁(SL-35N型シリーズ)
電気温水器などに使用される、減圧弁・逃し弁。
(2)SHASE規格(The Society of Heating,Air-Conditioning and Sanitary Engineers of Japan - Standard.)
空気調和・衛生工学会規格として、建築設備の暖冷房、給水・給湯設備や排水などについて規格化。
a)SHASE-S003：スリーブ形伸縮管継手(JS型)
SHASE-S007：メカニカル形変位吸収管継手(JU型)
スリーブ形伸縮管継手、ボールジョイントの基本となる規格。
b)SHASE-S106：減圧弁(RP型、RD型)
空調設備・衛生設備に使用する、蒸気用・水用の減圧弁について規格化。減圧弁の基本となる規格。
(3)標準仕様書(建築工事・機械設備工事・建築改修工事)
国土交通省の国土交通大臣官房官庁営繕部監修を基本として、防衛省、文部科学省、都市再生機構など各官庁で、建築設備に使用する機材や施工などについて定めている。
また、都道府県においても同様に規定している。
(4)水道法性能基準適合品
平成9年の水道法の改正で、水道法施行令第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準が、厚生省(現厚生労働省)令によって7項目の性能基準が定められています。
性能基準は、「耐圧性能」、「浸出性能」、「耐寒性能」、「水撃限界性能」、「逆流防止性能」、「負圧破壊性能」、「耐久性能」の7項目で性能基準により適用対象品が異なっております。(例:減圧弁は「耐圧性能」「浸出性能」「耐久性能」)
これらの政省令は、平成9年10月1日から施行されております。
一方、平成14年の水道法の改正による水道法施行令第5条に基づき、給水装置に係る鉛の浸出性能基準が改正され、厚生労働省令によって新浸出性能基準が定められました。
この新基準によって給水装置工事に使用する弁類は、平成15年4月1日から新基準に適合したものでなければなりません。
性能基準に適合する製品であることを証明する方法として、製造業者が自ら証明する「自己認証」のほかに、第三者機関が、製造業者の希望に応じて製品が基準に適合することを証明し、認証マークの表示を認めるのが「第三者認証」です。

7

(株)ベンでは関連する主な製品を、第三者機関の一つである「(公社)日本水道協会品質認証センター」の認証登録品とし、その検査合格品(ベンではカタログ類への標記を「水道法性能基準適合品」または「水道法適合品」としています。)には、認証マークのシール貼り付け、または鋳出し・刻印の表示をしています。
シールの場合打刻・鋳出しの場合「(公社)日本水道協会品質認証センター」認証登録品の表示(5)(一財)日本消防設備安全センター(型式認定品)
消防防災用消火設備に使用するバルブ、継手、装置などについて、設備等技術基準に適合していることの「認定」を行い、消火設備に使用される。
ベン製品：減圧弁（WVR-02T,05T型、RD-51T型）
一次圧力調整弁（WVM-02T型）

82)自動弁の使用例『集合住宅周り』【全体図】PM【受水槽周り】
電磁弁

定水位弁
ボールタップ

緊急遮断弁

緊急遮断弁
量水器

ポンプ
高置水槽へ

9P

受水槽

ストレーナ

M

給水【量水器周り】
受水槽より
空気抜弁

高置水槽
緊急遮断弁

住居内配管
戸別給水用減圧弁

逆止弁
量水器
給水ヘッダ

給湯ヘッダ
水撃防止器

給湯器

10

6.空気抜弁・吸排気弁のご紹介
1)空気抜弁種類

汎用品

高圧用、青銅製

小型、黄銅製

小型、青銅製型式(製品記号)

AF-4S型(AF4S-G)

AF-5N型(AF5N-J)

AF-6N型(AF6N-F)

AF-17N型(AF17N-FS)

15～32

15～25

外観

呼び径

水･温水･油(比重0.9以上) 水･温水･油(比重0.85以上)

適用流体

15～25

15～25

水･温水

水･温水

流体温度

5～90℃

5～90℃

5～100℃

5～100℃

適用圧力

1.0MPa以下

1.6MPa以下

1.0MPa以下

1.0MPa以下

端接続

JIS Rcねじ

JIS Rcねじ

JIS RねじJIS Rねじ排出口

JIS Rc3/8ねじ

JIS Rc1/2ねじ

内径φ5ビニルチューブ用

JIS Rc1/4ねじ

材質

本体(FC)、弁体･フロート(SUS)
弁座(C3604B)、ディスク(NBR)

本体(CAC)、弁体･弁座(SUS)
本体(C3771ニッケルクロムメッキ)
本体(CAC)、ディスク(CAC・EPDM)
フロート(SUS)
ディスク(CAC・EPDM)、フロート(PP樹脂)
フロート(PP樹脂)

その他

水道法適合品、高温用(150℃以下)、ナイロンコーティング品も製作しています。

水道法適合品
水道法適合品
高温用(150℃以下)、適用圧力2.0MPa以下用も製作しています。

水道法適合品
排出口がユニオン継手(φ8銅管用)､チューブ継手も製作しています。

種類

温水用

吸気側逆止機能付

小型SUS製､一般用

吸気機構付空気抜弁型式(製品記号)

AF-22N型(AF22N-J)

AF-9型(AF9-D)

AF-10型(AF10-D)

AFV-1N型(AFV1N-F)

外観

吸排気継手
(付属品)

呼び径

15～25

15～25

15～25

15～25
水･温水

適用流体

温水・水

水･温水

水･温水･油(比重0.8以上注.)

流体温度5～100℃

5～90℃

5～90℃

5～80℃

適用圧力

0.5MPa以下

1.0MPa以下

1.0MPa以下

1.0MPa以下

端接続

JIS RねじJIS RねじJIS RねじJIS Rねじ排出口

JIS Rc1/4ねじ

JIS Rc3/8ねじ

JIS Rc3/8ねじ

JIS Rc1/4ねじ

材質

本体(CAC)、ディスク(FKM)
フロート(合成樹脂)
水道法適合品
排出口がユニオン継手(φ8銅管用)､シリコンチューブ継手も製作しています。

その他

本体(SCS)、ディスク(SUS・FKM) 本体(SCS)、ディスク(SUS・FKM) 本体(CAC)、ディスク(CAC・EPDM)
フロート(SUS)
フロート(SUS)
フロート(PP樹脂)
水道法適合品ストレーナ、逆止弁内蔵
高温用(150℃以下)、大容量も製作しています。
排出口がユニオン継手(φ8SUS管用)､チューブ継手も製作しています。

水道法適合品
水道法適合品
吸排気継手付(JIS Rc3/8ねじ)
ストレーナ内蔵
高温用(150℃以下)も製作しています。
排出口がユニオン継手(φ8SUS管用)､チューブ継手も製作しています。

注.比重0.7～0.8用はお問い合わせください。

2)吸排気弁型式(製品記号)11

AFV-4N型(AFV4N-F)

AFV-5型(AFV5-D)

呼び径

20･25

適用流体

水道水

流体温度

5～40℃

適用圧力

0.01～1.0MPa

端接続

JIS Rねじ

吸排気口

JIS Rc1ねじ

材質

本体(CAC)
本体(SCS)
ディスク(PP樹脂・CAC・EPDM) ディスク(PP樹脂・SUS・FKM・フロート(PP樹脂)
EPDM)、フロート(PP樹脂)

吸気量[弁差圧2.9kPa時]
呼び径20：13 L/s(標準状態)
呼び径25：16 L/s(標準状態)

呼び径20：立て管最大管径40まで、呼び径25：立て管最大管径50まで、1台で逆サイホン作用を解消。