ML-TT,FT Type Motor Valve

ML-TT,FT 型 電動弁（ねじ込）
製品記号 MLTT-FD
MLFT-BD（フランジ）

混合三方弁

ML-TT型（ねじ込）、ML-FT型（フランジ）■特長

電動弁は混合形三方弁で低高温の二つの● 弁開閉によるウォータハンマが起こりにくい作動特性です。

流体を混合して、一定温度にする温度制御■仕様用などに使用します。

三方口

形式

この弁は、弁にかかる推力が単座弁と同じですので、二つの流体に圧力差があ

型式

ML-TT 型

ML-FT 型

製品記号MLTT-FD

MLFT-BD

呼び径20 〜 50

15 〜 100

る場合、適用差圧限界に注意してください。

適用流体

呼び径 50 以下：分割形用にも使用できます。

定格圧力1.0MPa

呼び径 65 以上：分割形用も製作しています。

流体温度

100℃以下注 2.

（）

水・温水・油注 1. ・気体注 2.

周囲温度− 10 〜 60℃

プラグ特性

オンオフ、リニア

許容漏洩量

定格流量の 0.01% 以下

保護構造

防沫形・屋内用注 3.（防水形ケーブルグランド使用時、IP54 相当）

端接続

JIS Rc ねじ

JIS 10K FF フランジ

材質

本体（CAC406）、要部（CAC406）

本体（FC）、要部（CAC406）

水圧にて 1.5MPa

本体耐圧性能注 1．燃料油及び軽油用の場合は、ご使用先（国土交通省、防衛省など）によっては本体材質の指定がある場合があります
ので、ご確認の上、材質をご指示願います。

■寸法表

注 2．蒸気用（流体温度 180℃以下）も製作しています。
注 3．屋外設置用の防雨カバー付も製作しています。
注 4．駆動部の仕様、回路図などは 419、420 頁をご参照ください。

ML-TT型

（mm）

呼び径dL

GH

質量（kg）

203／410079410

9.225110079410

9.23211／41109141811.24011／212096

420

10.8502140111

43212.9

ML-FT型

ML-TT型（mm）

呼び径LGH

質量（kg）

15160

135

450

17.520160

135

450

17.525160

135

450

18.5

32185

1504552140185150

455

2250

220

164

470

2765

270

214

485

3880

290

24650547100350275

524

65
フランジ規格 JIS 10K FF

電動弁■構造図ML-TT型（混合形）

ML-FT型（混合形）

呼び径

Cv値

153.61.0

206.41.025

101.0

32

160.5

40

250.3

50

400.2

65

670.15801020.101001600.05

注．ML-TT 型は呼び径 20 〜 50 のみです。

418 S240148ARc d

適用差圧限界（MPa）
Ｇ

Ｇ14■Cv値及び適用差圧限界表

Ｈ

Ｈ

ML-FT型

Rc dＬ

Ｌ

呼び径 65 以上
分割形弁構造注．分割形は流れ方向が変わります。
注．分割形は流れ方向が変わり、呼び径 65 以上の分割形は弁構造も変わります。
※駆動部の詳細は 419 頁をご参照ください。

DATA/ML Type Motor Valve

資料/ML 型 電動弁

モータ
■特長

● 入力信号に合わせ 4 種のアクチェータを用意しております。
● 消費電力が少なく省エネルギー型です。

● モータ及び弁座に過大な力が加わらないよう、駆動部に緩衝機構を組込んでいます。
● 弁の開度が容易に読み取れる指針と目■仕盛板が付いています。

様制御方式
入力信号
定格電圧
消費電力

比例式

オンオフ式

(モータポテンショメータ（Ω>）

リレー接点(*=/a

リレー接点+*〜T(=((*=/a注/a! 秒 /a!秒

耐電圧(*=TPU
4Ω以上

絶縁抵抗−〜℃

周囲温度
保護構造

*モータ

注

タイミング（無負荷）モータ)モータ注07相当）
防沫形･屋内用注（防水形ケーブルグランド使用時、

注 1．比例式 B モータにはフィードバックポテンショメータ（135 Ω/0.5W）を内蔵しています。
（①、②両方の取り付けは不可）
注 2．各モータは、下記①、②いずれかのオプション付も製作しています。
）①補助リミットスイッチ付（仕様：スイッチ 2 個、無電圧 C 接点、接点定格 AC250V（100mA 〜 5A）※スイッチ 4 個付および接点定格 AC250V（1mA 〜 100mA）はお問い合わせください。
②開度指示計用補助ポテンシャルメータ付（仕様：1k Ω ,MAX.DC5V）
注 3．オンオフ式、比例式 B モータは、AC100V、200V 専用モータも製作しています。
注 4．比例式 C モータは定格電圧 AC85 〜 264V フリー電源モータも製作しています。
注 5．屋外設置用の防雨カバー付も製作しています。

■外形図

■外形図

643224V ですので、付属の変圧器を用いて一4.4ML 型電動弁のモータは定格電圧が AC

908067659般の商用電圧から降圧して使用します。

電動弁変圧器（付属品ですが内蔵ではありません。
）

■仕変圧器
■結線図
電源AC100・110V

白黄黒黒赤
黒

AC24V
ＭＬ型電動弁へ接続

電源AC200・220V

白黄黒

黒赤
黒

AC24V
ＭＬ型電動弁へ接続

様
一次側電圧

AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz 注．
結線別で共用できます。

二次側電圧25V（無負荷時）

定格容量25VA

耐電圧1500V/min

絶縁抵抗100M Ω以上

配線接続

一次側・二次側共リード線取付

M4 小ねじ又はナットで制御盤などに取り付けます。

質量0.95kg

注．一次側電圧は他の電圧についても製作しています。

S240148A 419

14DATA/Motor Valve

資料/電動弁設置上のポイント

図1.

配管例略図

注意

バイパス配管あり設置時や運転に関する注意事項は、それぞれ別に用意された取扱説明書をご覧ください。

バイパス配管なし

電動弁

電動弁

ＫＹ型
ストレーナ

ＫＹ型
ストレーナ

止弁

止弁

止弁

バイパス止弁排出管止弁

ブロー用止弁

■選定、設置上のポイント

1. 電動弁の一次側にストレーナを取り付けてください。
（図 1 参照）

図2.

※網目：国土交通省仕様は、水用40メッシュ以上、蒸気用80メッシュ以上。
（気体用は、80メッシュを推奨します。
）

2. 運転を止められない装置の場合、電動弁の一次側から二次側へのバイパス配管（止弁を設ML型電動弁モータ部取付姿勢正立状態置）を設けてください。
（図1参照）可可また、バイパス配管を設置しない場合は、電動弁の一次側止弁手前に主管から分岐したブロー用止弁を設置し、フラッシングができるようにしてください。

3. 取付姿勢は、水平配管にモータを上にした正立、又は、縦配管に使用できます。
（図2参照）
ただし、縦配管に使用する場合、呼び径 80以上は特にメンテナンススペースを考慮してください。

4. 操作スイッチ1個から2台以上の電動弁を並列結線する場合には外部にリレーを設けて、リ可

不不可レーの接点を介して操作してください。

5. 電動弁の周囲温度は各製品の仕様範囲内で使用してください。
また、モータに悪影響を与える過度の湿気や塵埃の発生場所、腐食性ガス・引火性ガスの発生場所では使用しないでください。
正立状態

不可あります。機器などの保護のためレリーフ弁を取り付けることを推奨します。
（図3参照）

不7. 流体が液体の場合、弁閉止時の周囲温度による熱膨張により、配管内が昇圧する場合が可

6. 蒸気用の場合は、配管系にスチームトラップを取り付けてください。

8. ML型電動弁は、流体の流れ方向と製品に示す流れ方向の矢印を合わせて取り付けてください。

9. 分解点検時には、スペースが必要です。必ずメンテナンススペースを確保してください。
※メンテナンススペースについては、製品個々の取扱説明書にてご確認ください。

電動弁

10. 電動弁には、配管の荷重や無理な力・曲げ及び振動がかからないよう配管の固定や支持をしてください。

11. 凍結の恐れがある場合は、水抜きや保温などをしてください。

図3.

レリーフ弁取付例略図※レリーフ弁逆止弁

14※熱膨張などで昇圧が予想される場合は、レリーフ弁を取り付けてください。

電動弁

油タンク

ＫＷ型
複式ストレーナ

ポンプ

S240148A 421