CS-1USN,2USN,3SSN,CS-4N Type Check Valve (for Water or Hot Water)

CS-1USN,2USN,3SSN 型 逆止弁（水・温水用）
CS-4N 型 伸縮管付逆止弁（水・温水用）

CS4N-F（伸縮管付逆止弁、単式）
製品記号 CS1USN-F（単式逆止弁）CS2USN-F（複式逆止弁）
CS3SSN-F（小型逆止弁、単式）

水道法性能基準適合品

集合住宅 戸建住宅 ビル設備 など スプリング式（低圧力損失・水撃防止形）■特各種給水システムにおいて、断水など長で給水源の圧力が低下した際の逆圧によ● 逆圧や断水時に、逆流以前に弁が閉止る逆流を防止し、信頼できる安全な水道するスプリング方式ですから、安全性● 管端コア取付け可能ですから、赤水の発生を防止します。
● 弁体部はカートリッジ構造ですから、が高く、水撃防止形となります。

を守ります。

● 弁体部は合成ゴムディスク入りです。

メンテナンスが容易です。

● 90℃までの温水に使用できます。

● 流水時の騒音は 40dB 以下（定格流量● 低圧力損失で給水できます。

■仕5時）で、配管と同程度の低騒音です。

様種類

伸縮管付逆止弁（単式）

単式逆止弁

複式逆止弁

小型逆止弁（単式）型式

CS-4N 型

CS-1USN 型

CS-2USN 型

CS-3SSN 型

製品記号

CS4N-F

CS1USN-F

CS2USN-F

CS3SSN-F

逆止弁

CS-1USN型

呼び径

20

適用流体

水道水・温水

流体温度

5 〜 90℃（管端コア使用の場合は 5 〜 40℃）
1.0MPa 以下

適用圧力
最大面間 117mm から12mm の縮み

伸縮量

CS-2USN型

───

（1／2 × D ＋ 30mm）の水位〜 1.5MPa D：配管外径 mm 注 2．

逆流防止圧力
弁体の作動性20kPa 以下40kPa 以下

20kPa 以下

圧力損失注3．

20kPa 以下

40kPa 以下

30kPa 以下

定格流量

38L /min

本体（CAC406）、要部（プラスチック）、ディスク（EPDM）

材質

CS-3SSN型

入口・出口：JIS Rc3／4 ねじ注 5．

入口：JIS G1（上水ねじ）ユニオンナット注 4．
出口：JIS Rc3／4 ねじ注 5．

端接続

水圧にて 1.75MPa

本体耐圧性能量水器二次側直結

取付姿勢自由（垂直配管の場合は下から上の流れ方向に適用）

注 1．CS-4N,CS-1USN 型は、日本水道協会規格「JWWA B129 水道用逆流防止弁」に準拠しています。
注 2．（1／2 × D ＋ 30mm）は呼び径 20 の例では、D ＝ 27.2 で計算値 43.6mm となります。
注 3．入口側動水圧 0.15MPa、定格流量時です。
注 4．入口側ユニオン継手のねじは、都ねじ（φ 33.1 × 14 山）も製作しています。
注 5．ねじ部には管端コアを取付けできます。管端コア：P・V 兼用可動形コア内蔵品も製作しています。
（201 頁をご参照ください。
）
注 6．管理形単式逆止弁 CS-7N 型も製作しています。

CS-3SSN型

Rc 3／4CS-4N型

Rc 3／4■構造図

CS-2USN型■流量特性

Rc 3／4
平34六角

平38六角

OUT

質量：0.5kg※配管例略図けてください。
CS-2USN型
複式逆止弁
CS-4N型
伸縮管付逆止弁（単式）4012mmの縮み代があります。施工時、又はメンテナンス時の状況で伸縮管長さを配分してください。

4. 逆止弁を設置する前に、配管内を十分清掃してください。特に新設配管の場合、ゴミ、スケールなどの30
CS-1USN型
単式逆止弁

異物による作動不良が発生しやすいですから、40 〜1060 メッシュのストレーナの併用をおすすめします。

05.CS-4N 型、CS-1USN,2USN 型逆止弁を量水器の出010203040506070
流量（L/min）

80

注．挿入形管端コア使用時で、流量38L /min以上の場合の圧力損失は、上記線図から読みとった圧力損失より0.005MPa多くなります。

集合住宅の場合の配管例図は 66 頁をご参照ください。

200 S240148A

2. 逆止弁の鋳出し矢印と、流れ方向を合わせて取り付

6050

定格流量：3899

質量：0.6kg

3. 伸縮管付のCS-4N型の伸縮量は最大面間117mmから20IN

105
伸縮管縮み代：12（最大面間：117）

1. 逆止弁は、保守点検が容易な箇所に設置してください。

：0.15～1.0MPa：0.1MPa：0.05MPa
CS-3SSN型
小型逆止弁

70

質量：0.45kg

OUT■取付け・取扱い上のポイント

80

圧力損失
（KPa）

平38六角

78IN

質量：0.3kg

70
動水圧力

OUT

IN

G1

Rc 3／4平34六角

CS-1USN型

G1

OUT

平34六角

平34六角

CS-4N型
IN

Rc3/4

G1

口側に直結するときは、水道事業体によって量水器の接続ねじの種類が異なります。したがって、量水器のねじの種類をご確認頂き、対応する逆止弁の型式、又はねじの種類を必ずご指定ください。

DATA/VENN-K Series Pressure Reducing Valve (for Water or Hot Water)

資料/シリーズ戸別給水用減圧弁（水・温水用）※止水栓、逆止弁、定流量弁の取扱いには、水道事業体によって指導のある場合がありますのでご確認ください。

■取付比較例

減圧弁（戸別給水用）

2

減圧弁縦配管設置
RD-44N型シリーズ

RD-44SN、45SN型シリーズ

仕切弁（第一バルブ）

止水栓部
RD-45SN型M
止水栓付減圧弁

RD-44N型MP
減圧弁

給湯器へ

量水器

量水器

給湯器へ居室内配管へ

居室内配管へ伸縮管付逆止弁

伸縮管付逆止弁

止弁（仕切弁）が省略可能であり、省スペース、施工性効率アップ、コスト削減が可能です。

減圧弁横配管設置
RD-44N型シリーズ

RD-44SN、45SN型シリーズ

止弁止弁

RD-45SN型M
止水栓付減圧弁
止水栓

給湯器へ

量水器

止水栓部

量水器

居室内配管へ給湯器へ居室内配管へ

RD-44N型MP
減圧弁

量水器手前の止水栓が省略可能であり、省スペース、施工効率アップ、コスト削減が可能です。

■配管取付例
RD-44型シリーズ《縦配管取付例》
オスユニオン継手の場合

メスユニオン継手の場合

RD-44N型MP
減圧弁

量水器

オス・メスユニオン継手の場合

RD-44N型MC
減圧弁

RD-44N型MB
減圧弁
給湯器へ

量水器

給湯器へ

居室内配管へ
伸縮管付逆止弁

量水器

居室内配管へ
伸縮管付逆止弁

伸縮管付逆止弁《横配管取付例》伸縮管付、伸縮管・逆止弁内蔵の場合

ポイント
図中の逆止弁掲載頁

止弁RJ-44N型MP
伸縮管付減圧弁

量水器

給湯器へ
居室内配管へ

RCJ-44N型MP
伸縮管付逆止減圧弁●

CS-4N 型伸縮管付逆止弁●

CS-1USN 型単式逆止弁●

CS-2USN 型複式逆止弁
それぞれ 200 頁参照

給湯器へ
量水器
居室内配管へ

単式逆止弁又は複式逆止弁

RD-46N型（埋設用）
量水器一次側 取付例
RD-46N型MP
減圧弁

量水器

メーターボックス

66

S240148A

給湯器へ

居室内配管へ

量水器二次側 取付例

量水器

RD-46N型MB
減圧弁

メーターボックス

減圧弁ボックス