Vademecum Spó³dzielcy
Zasady wykonywania remontów lokali w Spó³dzielni Mieszkaniowej „Nadodrze”

Przedmiot zmian (remontu)

Wymagania Spó³dzielni

Podstawa prawna

1. Zmiany funkcjonalno-przestrzenne wewn¹trz mieszkaniaa) po³¹czenie kuchni z pokojem
przyleg³ym lub/i przedpokojem)

Pokój po po³¹czeniu z kuchni¹ pe³niæ bêdzie funkcjê pokoju dziennego.
Nie mo¿e s³u¿yæ jako pomieszczenie sypialne.
Warunki zwi¹zane - patrz p. 1f.

b) podzielenie jednego z pokoi nadwa pokoje mniejsze

Udzielana jest zgoda pod warunkiem zachowania minimalnej szerokoœci
pokoju wynosz¹cej 2,2m oraz zapewnienia w nim naturalnegooœwietlenia. W mieszkaniu co najmniej jeden pokój powinien posiadaæ
powierzchniê u¿ytkow¹ nie mniejsz¹ ni¿ 16,0m2.
Warunki zwi¹zane - patrz p. 1e.

§ 93. 3. [2]§94 ust. 1.1. [2]§94 ust. 2 [2]c) po³¹czenie dwóch pokoi
w jeden wiêkszy

Zgody s¹ udzielane bez specjalnych warunków. Zmianê iloœci
pomieszczeñ mieszkalnych nale¿y zg³osiæ w Dziale Cz³onkowskoMieszkaniowym SM.
Warunki zwi¹zane - patrz p.. 1f.

d) zmiana lokalizacji WC(oczka ustêpowego)

Udzielana jest zgoda pod warunkiem, ¿e zmieniona lokalizacja oczkaustêpowego nie spowoduje zwiêkszenia uci¹¿liwoœci dla innych
lokatorów w pionie, zwi¹zanej z ha³asem emitowanym podczas
eksploatacji WC. Wnioski o przeniesienie WC do strefy nocnej
mieszkania opiniowane s¹ negatywnie. Warunkiem jest tak¿ezapewnienie wymaganych przepisami warunków wentylacji: dlawydzielonego WC powinna wynosiæ min 30m3/h, ³azienki 50m3/h

p. 2.1.2. [3]e) monta¿ dodatkowych œcianekdzia³owych

Udzielana jest zgoda pod warunkiem wykonania w technologii lekkichœcianek dzia³owych, obudowie p³ytami g-k i wype³nieniem we³n¹
mineraln¹.
Za ewentualne szkody, powsta³e na skutek przeprowadzania prac,wyrz¹dzone osobom trzecim - s¹siadom (np. na skutek doci¹¿enia
stropów), wnioskuj¹cy przyjmuje na siebie pe³n¹ odpowiedzialnoœæ.
Spó³dzielnia wymaga naprawienia wyrz¹dzonych szkód lub pokrycia
kosztów ich likwidacji.
Kszta³t i wymiary przestrzeni komunikacji wewnêtrznej w mieszkaniu
powinien umo¿liwiaæ przeniesienie chorego na noszach oraz
wykonywanie manewru wózkiem inwalidzkim. Korytarze w mieszkaniu
nie powinny mieæ szerokoœci mniejszej ni¿ 1,20m z dopuszczeniem
miejscowego zwê¿enia do 0,90m (na d³ugoœci nie mniejszej ni¿ 1,5m).

§95 ust.1. i 2 [2]f) demonta¿ œcianek dzia³owych

Udzielana jest zgoda pod warunkiem, ¿e za ewentualne szkody,
powsta³e na skutek przeprowadzania prac, wyrz¹dzone osobom trzecim- s¹siadom (np. na skutek odci¹¿enia stropów), wnioskuj¹cy przyjmie nasiebie pe³n¹ odpowiedzialnoœæ.
Spó³dzielnia wymaga naprawienia wyrz¹dzonych szkód lub pokrycia
kosztów ich likwidacji. Wywóz gruzu nale¿y uzgodniæ z Administracj¹
Osiedla. Koszt wywozu gruzu pokrywa lokator.

UregulowaniawewnêtrzneSpó³dzielnig) zabudowa balkonów

Zgody na monta¿ indywidualnych zabudów nie s¹ udzielane, poniewa¿
indywidualne zabudowy balkonów koliduj¹ z ogóln¹ form¹
architektoniczn¹ budynku. Zgoda mo¿e zostaæ udzielona po wyra¿eniu
zgody wyodrêbnionej nieruchomoœci, tj. forma architektoniczna
zabudowy balkonów bêdzie obowi¹zywa³a ca³y budynek.
Inna sytuacjê stanowi zalecane przez Spó³dzielniê, aby decyzje ojednolitej formie zadaszenia stosowanego na danym budynku
podejmowano w formie g³osowania na zebraniach nieruchomoœci .

h) zamiana po³o¿enia kuchni i pokoju

Sprawy s¹ rozpatrywane indywidualnie g³ównie w aspekcie zapewnienia
w³aœciwych warunków wentylacji.

MAGAZYN LOKATORA
12 kwartalnik
Spó³dzielni Mieszkaniowej NADODRZE w G³ogowie

Uregulowaniawewnêtrzne
Spó³dzielni

Przedmiot zmian (remontu)

Wymagania Spó³dzielni

Podstawa prawna

2. Remonty (wymiany elementów budowlanych)a) wymiana okien i drzwi
balkonowych

Udzielana jest zgoda pod warunkiem zapewnienia zachowania
istniej¹cego podzia³u stolarki i funkcji otwierania oraz koloru profili
stolarki. Parapet zewnêtrzny powinien byæ zamontowany pod ram¹okienn¹. Okna powinny zapewniaæ nawiew œwie¿ego powietrza do
mieszkania. Powinny posiadaæ funkcj¹ rozszczelnienia (poœredniapozycja klamki) oraz charakteryzowaæ siê wspó³czynnikiem infiltracji
nie mniejszym ni¿ 0,3m3/m2*h*daPa2/3).
Zaleca siê wyposa¿anie okien w nawiewniki sterowane rêcznie lub
automatycznie. W mieszkaniach wyposa¿onych w piece jedno
i dwufunkcyjne powinny byæ to nawiewniki sterowane ciœnieniowo,
w pozosta³ych przypadkach - w³aœciwym rozwi¹zaniem jest stosowanie
nawiewników higrosterowalnych. Dobór odpowiedniej iloœci nawiewników na mieszkanie dobiera siê w oparciu o indywidualne obliczenia.

§ 149. 1 [2],§ 155. 1-4 [2],p. 2.3.2 za³¹cznika nr2 [2]b) wymiana drzwi wejœciowych domieszkania

Udzielana jest zgoda pod warunkiem wymiany drzwi (i oœcie¿nic) bezpowiêkszania otworu drzwiowego (œciany noœne) oraz przy zachowaniu
kierunku otwierania siê skrzyde³. W drzwiach zlokalizowanychw œcianach dzia³owych dopuszcza siê powiêkszanie otworów
drzwiowych (np. w celu likwidacji barier architektonicznych dla osób
niepe³nosprawnych).

§14 i §15, pkt.1 [2]§ 242. 4 [2]c) monta¿ paneli pod³ogowych
i terakoty

Nale¿y zwróciæ uwagê na monta¿ warstwy wyg³uszaj¹cej - np. w postaci
pianki oraz zachowanie wymaganych przez producenta paneli dylatacji
obwodowych. P³ytki terakotowe powinny byæ klejone na w³aœciwe, niespêkane pod³o¿a betonowe o odpowiedniej wytrzyma³oœci.

§14 i §15, pkt.1 [2]§ 242. 4 [2]d) wymiana ekranów balkonowych

Udzielana jest zgoda pod warunkiem zastosowania w³aœciwych bezpiecznych materia³ów budowlanych na wype³nienia ekranów - szk³a
hartowanego zbrojonego, paneli poliwêganowych o gr. min 10mm) przyzachowaniu kolorystyki tych elementów zgodnych z ogóln¹ kolorystyk¹budynku.

§14 i §15, pkt.1 [2]§ 242. 4 [2]e) monta¿ sufitów podwieszonych

Udzielana jest zgoda pod warunkiem zapewnienia minimalnej
wysokoœci pomieszczeñ w œwietle wynosz¹c¹ 2,50m.

§ 72. 1 [2]3. Monta¿ urz¹dzeñ dodatkowycha) monta¿ anten (wszelkiego typu)na dachu budynku

Nie udziela siê zgody na wnioski indywidualne.

Uregulowaniawewnêtrzne
Spó³dzielnib) monta¿ anten (wszelkiego typu)
na elewacji (balkonie)

Udzielana jest zgoda na monta¿ anteny wy³¹cznie do œcian we wnêcelogii oraz zewnêtrznych oœcie¿y okiennych a tak¿e do balustrady
balkonu (logii).

Uregulowaniawewnêtrzne
Spó³dzielnic) monta¿ klimatyzacji (jednostkizewnêtrznej)

Zgody s¹ udzielane pod warunkiem zachowania wymagañ dotycz¹cychmonta¿u i norm ha³asu okreœlonych we w³aœciwych przepisach.
Skropliny nie mog¹ powodowaæ zawilgocenia elewacji budynku.

Za³¹cznik do [4]d) monta¿ okapu kuchennego

Dopuszcza siê do stosowania tylko okapów z poch³aniaczamiwêglowymi, które nie s¹ po³¹czone przewodem wentylacyjnym z kratk¹
wentylacyjn¹.

§ 150. 9 [2]e) monta¿ markizy(zadaszenia) balkonu

Udzielana jest zgoda pod warunkiem , ¿e zadaszenie nie powoduje
zmiany warunków eksploatacji elewacji budynku. Zaleca siê, aby decyzje
o jednolitej formie zadaszenia stosowanego na danym budynku
podejmowano w formie g³osowania na zebraniach nieruchomoœci .

UregulowaniawewnêtrzneSpó³dzielnif) monta¿ rolet zewnêtrznych

Udzielana jest zgoda pod warunkiem zachowania kolorystyki roletzgodnych z ogóln¹ kolorystyk¹ budynku. Zaleca siê, aby rolety
montowane by³y bezpoœrednio do stolarki okiennej, a nie do elewacji
budynku (zw³aszcza budynku ocieplonego).

UregulowaniawewnêtrzneSpó³dzielni

30132014

Przedmiot zmian (remontu)

Wymagania Spó³dzielni

Podstawa prawna

4. Instalacja wodno-kanalizacyjnaa) wymiana wanny na kabinê
prysznicow¹

Udzielana jest zgoda pod warunkiem wykonania izolacji wodoszczelnej
pod p³ytkami na œcianach i posadzce w strefie kabinyb) wymiana armatury sanitarnej(baterii, ceramiki)Udzielana jest zgoda pod warunkiem zastosowania armatury posiadaj¹cej odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

c) zmiana miejsca monta¿uwodomierzy lokalowych,

Za zgod¹ administracji osiedlad) wymiana ruroci¹gów instalacji
wody zimnej i ciep³ej orazkanalizacyjnej w lokalu

Zgody wydaje siê na warunkach indywidualnych

Uregulowania
wewn. Spó³dzielni

6. Instalacja c.o.
a) wymiana grzejników na inne typy

Zgody nie s¹ wydawane. Dopuszczalne s¹ systemowe wymiany grzejników ca³ych klatek schod. z wykonaniem koniecznych zmian w wêz³ach.

Uregulowania
wewn. Spó³dzielnib) ³¹czenie cz³onów grzejnych

Udzielane s¹ zgody w przypadkach po³¹czeñ funkcjonalnych
pomieszczeñ (np. kuchni i pokoju przyleg³ego) je¿eli grzejniki zasilane s¹z tego samego pionu, pod warunkiem, przy³¹czania zdemontowanych
cz³onów grzejnych do grzejnika w przyleg³ym (po³¹czonym)
pomieszczeniu. W przypadku opomiarowania grzejników, zmiany nale¿yzg³osiæ w Inwestor Sp. z o.o. przy ul. Stawnej 7F (tel. 834 00 89).
Spuszczenie i ponowne nape³nienie wody w pionie jest us³ug¹ p³atn¹.
Termin remontu nale¿y uzgodniæ z Administracj¹ Osiedla. Zaleca siê,aby wymianê grzejników planowaæ poza sezonem grzewczym.

UregulowaniawewnêtrzneSpó³dzielnic) wymiana grzejnika w ³azience

Udzielana jest zgoda pod warunkiem wymiany na grzejnik³azienkowego (np. rurkowy) o mocy nie wiêkszej ni¿ 500W (90/70oC).
Spuszczenie i ponowne nape³nienie wody w pionie jest us³ug¹ p³atn¹.
Termin remontu nale¿y uzgodniæ z Administracj¹ Osiedla Zaleca siê, aby
wymianê grzejników poza sezonem grzewczym.

UregulowaniawewnêtrzneSpó³dzielnid) demonta¿ grzejnika
w pomieszczeniu (np. kuchni)

Zgody nie s¹ udzielane, poniewa¿ Spó³dzielnia jako administrator
instalacji c.o. jest zobowi¹zana do zapewnienia w ka¿dympomieszczeniu mieszkania minimalnych temperatur wymaganych
w³aœciwymi przepisami budowlanymi.

§ 134. 1 [2]e) zmiany w opomiarowaniu
grzejników, wymiana uszkodzonych
podzielników itp., g³owic
termostatycznych

Wszelkie tego typu sprawy nale¿y zg³aszaæ bezpoœrednio do f-myInwestor Sp. z o.o. przy ul. Stawnej 7F (tel. 834 00 89).
Uszkodzenia g³owic termostatycznych nale¿y zg³aszaæ do Administracji
Osiedla. Wymiana jest odp³atna. Nowe g³owice posiadaj¹ nastawy
minimalne, zapewniaj¹ce min. temp. wewnêtrzn¹ wynosz¹c¹ 16oC.

§ 134. 6 [6]7. Instalacje elektrycznea) wymiana kuchenki gazowej
na elektryczn¹

Udzielana jest zgoda, nale¿y wyst¹piæ do dostawcy energii elektrycznej
o zmianê warunków zasilania lokalu i zwiêkszenie mocy do min. 7,5 kW.
Koszty wynik³e z przebudowy instalacji i zwiêkszonej mocy ponosi
w³aœciciel mieszkania

UregulowaniawewnêtrzneSpó³dzielnic) wymiana czêœci lub ca³oœci inst.

Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi warunkami technicznymi§ 183. 1.3 [2]8. Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna w lokalacha) wszelkie zmiany inst., zmiana
lokalizacji kratek went., zmiany
prowadzenia przewodów went.,
pod³¹czanie wentylatorów wyci¹g.
pod³¹czanie okapów kuchennych

Nie s¹ wydawane zgody na ¿adne zmiany ani modyfikacje.
Okap nie mo¿e byæ po³¹czony z kratk¹ wentylacyjn¹!

Uregulowaniawewnêtrzne
Spó³dzielni[1] Ustawa - Prawo Budowlane (Dz. U. nr 156, poz.. 1118 z 2006r. z póŸn. zm.).
[2] Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych u¿ytkowania lokali mieszkalnych (Dz. U. nr 74, poz. 836 z 1999r. . z póŸn. zm.).
[3] Norma PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i u¿ytecznoœci publicznej. Wymagania.
[4] Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 14 czerwca 2007 w sprawie dopuszczalnych ha³asów w œrodowisku. (Dz. U.. nr 120, poz. 826 z 2007 r.).

MAGAZYN LOKATORA
14 kwartalnik
Spó³dzielni Mieszkaniowej NADODRZE w G³ogowie