お客様 各位
Rep.No; A23010
2024 年 2 月 15 日
富士電機機器制御（株）
事業統括部

高圧受電用ディジタル多機能リレー・F-MPC60G シリーズ
変圧器保護用ユニット 発売のお知らせ
拝啓平素は弊社標準機器をご愛顧賜りまして、厚く御礼申し上げます。
掲記の件、F-MPC60G シリーズによる変圧器保護用ユニットの発売をいたします。
何卒、ご高覧の上、ご高配の程、宜しくお願い申し上げます。
敬具
記
1. 機種拡充の狙い• F-MPC60B シリーズ変圧器保護用ユニット「UM45T-H5R」の後継機種として、2018 年発売よりご愛好頂いております F-MPC60G シリーズにラインアップを追加いたしました。
2. 拡充ラインアップ• 形式： UM63TN-H□R□ : CT2 次側定格電流値の 1 または 5
3. 特長• LCD の採用により視認性・操作性を向上• 系統事故の波形記録機能を搭載• ローダソフトによる支援機能の進化• 旧形式 UM45T-H5R との互換性維持
4. 価格

（円）
形式

標準価格

UM63TN-H5R

818,000

UM63TN-H1R

845,000

5. 発売時期• 発売時期 ： 2024 年 2 月より。
6．添付資料• 新商品ニュース
以 上

新製品ニュース

2024 年 2 月

高圧受配電用ディジタル形多機能リレー
F-MPC60G シリーズ 変圧器保護用ユニット
変圧器保護・計測監視に必要な機能を F-MPC 60G シリーズにラインアップ■特長● 変圧器保護に最適
1 台で三相 2 巻線、3 巻線変圧器に適用可能。変圧器保護・計測監視に必要な機能をコンパクトにユニット化。
変圧器の励磁突入電流による遮断器の不動動作を防止。
● 従来機器との互換性を維持
外形取付寸法や配線端子台、通信機能など F-MPC60B シリーズの思想をそのまま踏襲。
新形置換で設計変更が不要。
● 誤遮断防止と自己監視機能
CPU やアナログ回路の 2 重化を実施。AND 出力処理により、万が一の部品故障でも誤遮断を防止し、内部動作状態を常時監視。
● 系統事故時の波形記録機能を搭載
保護動作発生時、事故波形を記録する機能を搭載。
カレンダー機能も新たに追加。事故解析をサポート。
● ローダソフトによる支援機能の進化
選択した保護要素の試験条件を指示、アシストする「リレー試験アシスト機能（特許第 6801393 号）」を搭載。

■定格・形式；商品コード
ユニット名称
変圧器保護用

制御電源電圧
DC100/200V（DC80 - 286V）
AC100V（AC85 - 132V）

通信方式
RS-485 / Modbus

機種
基本形式
UM63T

保護比率差動（87RDf）〇

CT 二次定格
5A

形式＝商品コード
UM63TN-H5R

1A

UM63TN-H1R

希望小売価格〔円〕
818,000
845,000■機能機種一覧分類
変圧器保護用

差動回路過電流（87 HOC）〇

計測
差動回路電流（Id）
〇

■一般仕様
項目
制御電源突入電流仕様
DC100/200 V（DC80-286V）、AC100V（AC85V-132V） 共用
7A 以下、8.0ms 以下（AC100V 50Hz）
12A 以下、12.0ms 以下（DC100V）
22A 以下、12.0ms 以下（DC200V）

消費電力（本器）DC 入力 15W 以下、AC 入力 20VA 以下
内部ヒューズ定格 3A（制御電源部に内蔵）
定格周波数50/60Hz（整定選択）
定格電流
AC 5A または AC 1A ：オーダー時に指定（CT 2 次）定格負担 VA 1.0VA 以下（CT 2 次）
絶縁抵抗
電気回路一括対地間 100MΩ以上（DC500V メガ）
電気回路相互間
5MΩ以上
5MΩ以上
接点回路端子間耐振動
振動周波数 10Hz ：前後／左右 複振幅 5mm、上下 複振幅 2.5mm、各 30 秒間
振動周波数 16.7Hz：前後／左右／上下 複振幅 0.4mm、各 10 分間
耐衝撃
30G、 3 軸 6 方向 各 3 回
ピーク加速度 5G、パルス幅 11ms、3 軸 6 方向 各 3 回
耐電圧
電気回路一括対地間 AC 2kV *1、電気回路相互間 AC 2kV、ただし RS-485 通信は除く。
トリップ接点回路端子間 AC 1kV、1 分間
耐静電気ノイズ 金属部接触 ± 8kV、パネル面（非金属、非接触）± 15V
耐ノイズ
減衰振動波：振動周波数 1MHz、コモンモード／ディファレンシャルモード
第 1 波 波高値 2.8kV、1/2 減衰時間 3-6 サイクル
繰り返し頻度 6-10 回／商用周波数の 1周期（非同期）、
JEC2501波形 2（ANSI 準拠）
ピーク電圧 1.5kV（1ns ／ 1μs 10 分間）
ただし、通信線（RS-485）はクランプにてピーク電圧 1.0kV（1ns ／ 1μs 10 分間）
トランシーバーノイズ： 140MHz 帯、430MHz 帯、900MHz 帯にて 10V/m
携帯（800MHz/1.5GHz 0.8W）、PHS（1.9GHz、10mW）密着
放射電磁界イミュニティ： 80MHz 〜 1GHz, 1.4 〜 2.7GHz, 10V/m CLASS Ⅲ
スポット周波数 80,160,380,450,900,1850,2150MHz
伝導妨害イミュニティ：150kHz-80MHz 10V/m CLASS Ⅲ
スポット周波数：27MHz, 68MHz

項目
耐ノイズ（続き）

仕様
ファストトランジェント / バースト
制御電源 対地一括および入出力 2kV、通信（クランプ）1kV
商用周波電磁界イミュニティ
連続 30A/m、1-3s：300A/m
雷インパルス 電気回路一括と対地間 *2
4.5kV 1.2 × 50μs 正負各 3 回変成器回路相互間
4.5kV 1.2 × 50μs 正負各 3 回計器用変成器回路と制御回路間
4.5kV 1.2 × 50μs 正負各 3 回制御回路間相互間
3.0kV 1.2 × 50μs 正負各 3 回接点（トリップ出力）回路端子間
3.0kV 1.2 × 50μs 正負各 3 回制御電源回路端子間3.0kV 1.2 × 50μs 正負各 3 回
計器用変成器回路端子間
3.0kV 1.2 × 50μs 正負各 3 回
通信線と対地間 *4
1.0kV 1.2 × 50μs 正負各 3 回
過負荷耐量CT 回路：【連続】定格 4 倍（20/4 A）【短時間】定格 40 倍（200/40A）1 秒 1 回
定格 100 倍（500/100A）100ms 1 回構造
正面 IP40、背面 IP20、端子配線 IP10
周囲温度
動作保証：-10℃〜 60℃（結露または氷結なきこと）*3
特性保証：0-40℃
保存温度-20℃〜 70℃（結露または氷結なきこと）
相対温度
20％〜 90％ RH（結露なきこと）
使用雰囲気
腐食性ガス、過度な塵埃なきこと。
標高2000m 以下
接地
D 種接地（100Ω以下）
質量1.7kg
許容瞬停時間 20ms（動作継続）ただし表示は消灯*1 線間に AC 2kV を印加しないこと。
*2 通信線（RS-485）は除く。
*3 動作保証温度とは、JEC 特性保証温度での保証精度値の 2 倍以内、および JIS 温度の影響精度以内での動作を保証する温度です。
*4 本体パネル面のローダ（USB）は、通信線 対象外。

62G9-J-0246

■保護リレー仕様
分類

項目

整定範囲・他

比率差動
87RDf

動作式

基準電流整定
特性

特性
誤差許容値

動作・復帰時間
動作時間
50ms 以下
復帰時間
100ms 以下（整定値の 300％）

Id > Kd × Σ I（kd：比率換算係数）and Id > Ki（電流感度）
Id = I1 ＋ I2 ＋ I3（基準電流換算のベクトル和）Σ I ＝ [I1] ＋ [I2] ＋ [I3]CT2 次 5A 品 2.9 〜 8.7 A（0.1A ステップ）
CT2 次 1A 品 0.58 〜 1.74 A（0.02A ステップ）
電流感度 Ki

基準電流整定× 30％（固定）、Lock

比率特性 Kd

30、40、50％（選択整定）

高調波抑制

第 2 調波 15、25％以上で不動作（15、25％選択整定）*2
比率特性整定30％：180° ± 20°
40％：180° ± 29°
50％：180° ± 39°
実測動作値の 90％以上
動作値、比率特性変動
高調波抑制特性

位相特性

復帰値
周波数特性

管理点（*1）± 5％以内その他± 10％以内
流出電流値誤差± 5％以内15％：10 〜 15％
25％：20 〜 25％± 5％
15％：5 〜 15％
25％：10 〜 25％

差動回路過電流 動作式
87HOC
特性Id ＞（電流整定値）
動作時間40ms 以下
電流整定
基準電流整定値の± 5％
復帰時間
2.0 〜 10.0 倍（0.1 倍ステップ）、Lock
100ms 以下
復帰値実測動作値の 90％以上（整定値の 300％）
周波数特性定格値の± 5％
共通事項
始動時不動作
Lock、0.1 〜 999s（0.1s ステップ）
時間制定
始動時不動作時間を制定した場合、始動後の整定時間内は 87RDf と 87HOC の機能をロックします。
始動電流に、高調波含有率が低いなど、始動時において高調波抑制が有効に働かない場合に使用ください。
*1 管理点（コイルⅠ、基準電流整定タップ最小、比率タップ最小）における許容値を示します。
*2 基本波電流の 15％または 25％以上の第 2 次高調波を含有時、励磁突流誤動作防止対策機能が動作（ロック）します。

■外形図〔単位：mm〕
・LCD 視野角

1651385.3

約270152 +0.5151AB70°

70

パネルカット図°° 50°

0180 +0.517919270

締付トルク：0.8N・m
端子ねじ：M3.5

安全に関するご注意〒369-0192
埼玉県鴻巣市南一丁目5番45号●安全のため、ご使用の前に、「取扱説明書」や「ユーザーズマニュアル」をよくお読み頂くか、お買上の販売店または当社にご相談のうえ、正しくご使用ください。
●安全のため、接続は電気工事・電気配線などの専門の技術を有する人が行ってください。

富士電機ブランド品のお問い合わせ

0120-242-994 ナビダイヤル（携帯電話可能）
ed- c@fujielectric.com

平日 8：30〜12：00 / 13：00〜1 7：0 0（ 土・日・祝日・弊社休日を除く）

2024-2発行 Ed 30 FOLS

カタログ番号 62G9-J-0246