集合始動器盤

Catalog P3223-K

More Simple, Easy-to-use group starter panel
よりシンプルに、より使いやすさを追求した舶用集合

Customer Friendly●

Wide wiring space●

Accidental touch prevention●

Wide wiring space
広い配線作業スペース

Enhanced work efficiency whenconnecting outgoing cables●

Wire harnesses application in the unit●

Quick delivery●

広い配線作業スペースの確保●

アクシデンタルタッチの防止●

外線ケーブル接続時の作業効率向上●

ユニット内配線のハーネス化

●

短納期対応

Safety & Reliability
●

●

●
●

●

Vibration test based on
IEC requirement
IEC に基づいた振動試験

1

Compliant with IEC61439-2,Form 3a and 3b
Using special tightening nut formain conductive part
Inherits proven technologies
CE marking (EMC directive)complianceApplicable MCCB replacement
without black-out●

IEC61439-2 Form3a 及び 3b に適合●

主要導電部に高機能緩み止めナットを採用●積み重ねた技術力を継承●

CE marking（EMC 指令）適合●

主電源を切らずに遮断器の取り替えが可能

for marine use
始動器盤

Intelligent●●●

Applied PLCs for control circuits
Easy to change unit specification bysoftware modification
Available MCCB with electric powermonitoring function●

Providing Panel interlocking device●

Applicable Type 2 coordination●

制御回路部分に PLC を採用●

ソフトウェアの変更により容易に回路仕様が変更可能●

自社製遮断器による電力監視可能●パネルインターロック機構の装備●Type 2 coordination の選択可

TemBreak2 :Molded Case Circuit Breakers
自社製遮断器Flexible Design●

Customizing by unit combinations●

Reduction of components●

Selectable construction type for
installated location●

Selectable cable entrance●

Improvement maintenability of unit●

ユニット数のカスタマイズが可能●

使用部品点数の低減●

船内の設置状況に応じた盤の選定が可能●

ケーブル導入口の選択が可能●

メンテナンス性を重視した抽出型ユニット構造

Withdrawable unit
抽出型ユニット2

We will continue our effort to ensure further
さらなる作業性、そして安全性の向上を目指して
Structure
製品の構造

Easy Operation

Updated Safety

作業性の向上安全性の向上1 Control cable connection / 制御電線の接続

Main Busbarscompartment
主母線区画

Vertical Busbars
縦母線

Wide wiring space provides easy and quick connection
広いスペースで接続可能

Cable
ケーブル

2 Power cable connection / 動力電線の接続

3 Short circuit prevention / 短絡保護

Short circuit prevention by cleat wiring
クリート配線による短絡防止

1

4 Accidental touch cover / 縦母線カバー

4

3

2

Wide wiring space provides easy and quickconnection and helps view the wiring arrangement
広いスペースでの接続と接続状態の目視が可能

Front
前面
Accidental touch prevention
アクシデンタルタッチの防止

Rear
裏面
Cables entrance space
背面上部導入スペース

Cables entrance space
底面ケーブル導入スペース

Rear view
裏面図

Improved maintainability and visualibilityメンテナンス性を重視したユニット構造

Special tightening nut
高機能緩み止めナット

Earth continuity treatment
盤内の接地処理

Space saving in the ship / 省スペース

FeaturesSpace Gain
Our conventional product / 当社従来製品

3特徴

・Space efficiency increased in confined engine control room
機関制御室における限られたスペースを有効活用できます。
・Ample space is allotted to backside terminals to facilitate
connection work.
裏面端子スペースが広くなり、作業性が向上します。
・Wiring of the left and right units can easily be viewed by new panel design.
新しいパネルデザインにより、ユニット内配線の視認性が向上します。

operability and safety

Standard starter circuit
標準スタータ回路

The PLCs are distributed in each unit to minimize the impact from faults, ensure easy maintenance, andimplement high reliability.
分散配置した PLC が故障による影響を最小化することで、容易なメンテナンス性と高度な信頼性を実現しています。

Distributed PLC
PLC の分散型配置

No.1 GSP

Easy to change circuitry specification
容易な回路仕様の変更

Using cable connectors for control wires
制御配線のコネクタケーブル化

No.2 GSP
New
softwear… PLC… Communication line / 通信線

Distributed arrangement
分散型配置図Unit inside configuration
ユニット内部構成図

Unit inside wiring
ユニット内配線

Individual units in a GSP incorporate
a PLC and both panels areconnected with each other througha communication line.
始動器盤の各ユニット内に PLC を備え、各始動器盤は通信線で接続しています。

Easy to change circuitry specification
by replacing PLC software.
PLC のソフトウェアを変更することにより回路仕様の変更が簡単に行えます。

Connectors prevent insertion thewrong insertion，locking
mechanism keeps connectors frombeing dislodged.
コネクタは誤挿入防止とロック機構付きを採用し、脱落を防止しています。

Features
特徴

Withdrawable Type（GS50D）

抽出形ユニットタイプ（GS50D）

Individual units can safely be pulled out, which facilitates maintenance and checks.
安全なユニット引出し操作で、簡単に保守・点検作業が行えます。

・Applicable testing withdrawable
unit without pulling it out.
ユニット単体を引き出さずに試験が可能
・Sequence test function
シーケンステスト機能

Test switch
テストスイッチDRAW OUT operation / ユニットの引出し操作

CONNECT to TEST

1

Pull-out draw-out lever
ユニット抽出レバーを引き出す

TEST to DISCONNECT

2

Unit stops at the TEST position
テストポジションでの停止

3

Withdrawable unit out
ユニット単体の引出し

4

Specifications
仕様一覧表
Height of Fixed starter units〈GS50B, GS50F〉1）3）1）
3）
固定型スタータユニットの高さ〈GS50B, GS50F〉

Max. Applicable
Motor Capacity
最大適用電動機容量（kW）

MCCB
遮断器

2.2
7.5
1522100AF

Non reversible
定方向（mm)Reversible
可逆（mm)Long time
長限時（mm)

300 2）（350）

300（350）350（400）

400（450）300（350）400（450）30350（400）37455575

225AF90110132

400AF

180

Reduced Voltage start
減電圧始動

Direct on line start
直入始動

650（700）
700（750）950（950）500（550）450（500）
500（550）600（650）

2 Speed
二段速度（mm)
400（450）450（500）

600（650）650（700）

650（700）

750（800）
850（900）

700（750）800（850）－－－1050（1050）

Y-△
（mm)

450（500）
500（550）650（700）

750（800）
1100（1100）
1400（1400）
1600（1600）Height of Withdrawable starter units〈GS50D〉3）
抽出型スタータユニットの高さ〈GS50D〉3）

Max. Applicable
Motor Capacity
最大適用電動機容量（kW）

MCCB
遮断器

Direct on line start
直入始動
Non reversible
定方向（mm)Reversible可逆（mm)Long time
長限時（mm)

300

400

500

4005002.27.51522Reduced Voltage start
減電圧始動
2 Speed
二段速度（mm)
500
600

100AF30600

600
700

3745557590NOTE

225AF

500

600

600

800

800

800－－700－1）When rated short-time withstand current exceeds 50kA, dimensions in brackets are applied.
2）Height of starter units without using PLC can be 250mm.
3）When Type2 coordination is applied, units size is subject to change. Contact us for details.
1）表中のユニット寸法は、定格短時間耐電流が 50kA を超える場合、（ ）内寸法を適用となります。
2）スタータユニット内に PLC を使用しなかった場合、スタータユニットの高さは 250mm となります。
3）Type2 coordination を適用の場合は寸法が変わることがありますので、お問い合わせ下さい。

5Y-△（mm)－Specification and Ratings
基本仕様および定格

Types / 種類
Rear access type / 裏面固定型 GS50B
Front access type / 表面固定型 GS50F
Wall mount type / 壁掛固定型 GS50A
Withdrawable type / 裏面抽出型 GS50DGrouped type / 集合型

Individual type / 単体型

Self standing type, Wall mount type ／ 自立型、壁掛型（箱型）

Applications / 適用
IEC Pub.60092 series, JIS, JEM IEC 61439-1&2

Standard / 準拠規格

NK, JG, LR, ABS, DNV GL, BV, CCS

Ship Classification Societies / 適合船級規則

Ratings / 定格Standard type / 標準盤

Option / オプション

440V AC380 - 400 - 415V AC, 690V AC

Rated voltage / 定格電圧

24V DC, 220V AC, 110V AC

Control voltage / 制御電圧

50/60 Hz

Rated frequency / 定格周波数
Rated short-timewithstand current
定格短時間耐電流
Withstand voltage
耐電圧

80kA

GS50B

100kA（except vertical busbar / 縦母線以外）
100kA

GS50D
Main circuits
主回路

2,000V / 2,500V AC / 1min

Control circuits
制御回路

1,500V AC / 1min（except printed circuit modules / プリント基板は除く）

Starter units ／ スタータユニット
Fixed Unit
Applicable motor
capacity（440V AC） 固定型
適用モータ容量Withdrawable Unit（440V AC）
抽出型

GS50B
GS50F

～180kW

GS50A～ 90kW

GS50D～ 90kW
（Maximum unit size：800mm）

Constructions ／構造

GS50B

GS50F

GS50A

GS50D

700, 1050

700, 1050

350, 700700

Depth / 奥行き（Without panel thickness）（パネル厚含まず）

750

400

400

900

Height / 高さ 1）

2,200,（2,000, 2,100, 2,300）*

800 ～ 1,600

2,200,（2,000, 2,100, 2,300）*

Width / 横幅
Dimensions
外形寸法（mm）

Degree of Protection / 保護等級

Bottom（Back/Top）*
底部（背面上部 / 頂部）*

Standard paint color / 標準塗装色
NOTE

IP22（IP44）* 2）

Direct operation
直接操作方式（External operating handle）*（外部操作ハンドル式）*

MCCB operation / 遮断器操作

Cable entrance / ケーブル導入口

IP22（IP44）
* 2）

IP22

1）Not include the dimension of the angle base.
2）External dimensions differ for IP44.

Bottom（Top）*
底部（頂部）*

Bottom（Top）*
底部（頂部）*

IP22
External operating
handle
外部操作ハンドル式
Bottom（Back/Top）*
底部（背面上部 / 頂部）*

7.5BG 7/2 semi-polished
7.5BG 7/2 半艶＊：OPTIONAL

1）据付台は含みません。
2）IP44 の場合、外形寸法が変更となります。

6