SiMoC（シーモック）
機器構成 及び 事例紹介

ソシアテック株式会社
作成⽇︓2020年02⽉17⽇

⽬次
• 概要
• 特徴
• 外観
• WEBサイト• 基本機能• 使⽤想定個所
• 事例
• 構成例
• 仕様

1

SiMoC概要• SiMoC（シーモック）– Simple Remote Monitoring and Control IoT• 概要– 導⼊のハードルが⾼いIoTを普及させるために、⾒える化（遠隔監視）と遠隔操作の出来る環境を、⾮常に安価な構成で簡単に構成出来る機器を提供する

SiMoC 特徴
• 信号を接続した後、専⽤URLにアクセスして、交付されたユーザIDとパスワードを⼊⼒すれば閲覧可能• 通信機能も備えている為、PLCに⼊⼒されているデータもサーバーにアップロード可能（RS-232C、RS-485）• 画⾯のカスタマイズは当社で⾏うので、⼿間なくリモー
ト監視、操作が可能（装置代に基本的なカスタマイズ費⽤込み）• 防⽔BOXを採⽤している為、屋外での使⽤が可能• オプションで無線⼦機を最⼤31個接続可能– 複数の信号を1つの回線で送信出来る為、通信費の節約が可能

2

SiMoC 外観

SiMoC WEBサイト

3

SiMoC 基本機能
• 現在状態の閲覧– 機械などのON/OFF状態を閲覧（運転、アラーム状態など）– アナログデータの閲覧、グラフ表⽰（温度、電流等）• 過去の状態の閲覧– カレンダで⽇付を選択して指定⽇のデータを閲覧• ログの閲覧– 〇時〇分 アラーム発⽣等（本⽂はカスタマイズ可能）• メール発報機能– 条件を決めてメール送信• ある閾値を超えたら• 信号が⼊れば• 条件の組み合わせも可能• データのcsv形式でのダウンロード• 遠隔地からの制御– 機械などのON/OFF制御（運転/停⽌、アラームリセットなど）

SiMoC 使⽤想定箇所• ⼯場設備• 遠隔地にある設備の監視• 農業⽤ハウス• 養殖場のいけす• 原料等の消耗品管理• 事業所等の電⼒監視

4

SiMoC 使⽤事例
• 事例1⼯場内での社内設備や環境設備の数値管理の省⼒化＜現状＞
現場作業員が⼯場内を毎⽇巡回して、設備稼働状況の確認。
（チョコ停記録や、⽣産数、使⽤電⼒等）
データ（温度、電流値等）を現場でメモ → Excelに⼊⼒。
＜SiMoC導⼊後＞
事務所等で巡回せずにいつでも確認。
ログ機能により⽇付を指定するだけですぐに過去データの閲覧が可能。
CSV形式の出⼒によりデータロードして分析や改善に役⽴てる。
オプションの⼦機を使⽤して複数台の⼀括管理が可能。

SiMoC 使⽤事例
• 事例2

遠隔地の設備監視＜現状＞
遠隔地に設備があるので確認に⾏くのが⼤変。
定期的な確認の為、故障してもすぐにわからない → 修理対応などに時間がかかる。
＜SiMoC導⼊後＞
管理事務所などから常に確認が可能。
異常が起きたら画⾯にアラーム状態を表⽰。
メール送信機能によりあらかじめ決めておいた条件になったら通知。
（異常信号が⼊ったら、閾値を超えたら、下回ったら等）機能を利⽤して迅速な対応が可能。

5

SiMoC 使⽤事例
• 事例3

養殖場の⽔温、酸素濃度監視とON/OFF制御＜現状＞
毎⽇、各⽔槽を巡回し⽔温や酸素濃度を確認。
記録データを取ってない為、管理者の経験と勘で判断している。
＜SiMoC導⼊後＞
各いけすの状態が巡回せずに確認できる。
ログが残るのでデータを活⽤した養殖が可能。
オプションの⼦機を使⽤して複数台の⼀括管理が可能。

SiMoC 使⽤事例
• 事例4

消耗品の管理での活⽤＜現状＞
原料などの発注点を持ち出し記録などで管理。
⼿書き記⼊の為、誤記⼊などが発⽣する。
タンクなどの場合、⾼所での確認が必要で危険。
＜SiMoC導⼊後＞
発注点を決めて下回ったら通知する。
原料の在庫が簡単に把握できる。
センサで発注点を管理する事で、⼊出庫記録の管理が不要。
危険個所での確認が必要無くなり安全。
オプションの⼦機を使⽤して複数台の⼀括管理が可能

6

SiMoC 使⽤事例
• 事例5

農業⽤ハウスの温湿度管理＜現状＞
1⽇に複数回、各ハウスを巡回して環境を確認。
（温湿度、Co2等）
状況に応じて換気窓の開閉をその場で⾏う。
環境データを取っていない為、⻑年の経験と勘で⽣産を⾏っている。
＜SiMoC導⼊後＞
どこにいてもハウス環境の監視が可能。
ハウス環境を確認して遠隔で換気窓の開閉や暖房機のON/OFF制御。
記録が残るのでデータを活⽤した⽣産が可能。

SiMoC 使⽤事例
• 事例6

既存設備のIoT化＜現状＞
PLCを使⽤した⽣産設備を使⽤している。
PLC設備をIoT化して、中央⼀括管理を⾏いたい。
コストはなるべく安く抑えたい。
＜SiMoC導⼊後＞
既存の設備を使⽤した為、低コストでのIoT化。
⼦機を使⽤する事により複数台のIoT化。

7

SiMoC 構成例
構成例

PLC

接続

RS-485 or RS-232C
PLCの状態を送信

カンマ区切りのデータをSiMoCに送信

SiMoC 構成例
構成例

信号線

接続
制御装置
例 生産設備等

運転開始信号
リセット信号運転中信号
アラーム信号センサからのアナログ信号
例︓温湿度センサ、Co2センサ、電流センサ
⽇射センサ、超⾳波センサ 等

8SiMoC 構成例
構成例

子機 複数接続装置

運転開始信号
リセット信号

運転中信号
アラーム信号センサからのアナログ信号
例︓温湿度センサ、Co2センサ、電流センサ
⽇射センサ、超⾳波センサ 等

運転開始信号
リセット信号
子機装置

子機
運転中信号
アラーム信号子機

マルチホップ機能で電波の届きにくい場所
でも設置可能SiMoC 設置の流れ• 接続信号仕様表に記⼊– どんな信号を接続されているのか︖– センサを直接接続している場合は型番の記⼊• ID（メールアドレス）パスワード発⾏– メール発報機能を使⽤する場合、メールの認証が必要– システムより、メールが送信されるので、リンクをクリック• 設置、信号接続• ⼦機接続の場合– ペアリングが必要• 出荷時に設定して出荷する事も可能

9

SiMoC 仕様項⽬

内容

備考

電源電圧

AC100~240V ±10%50/60Hz

最⼤消費電⼒10W

対応プロトコルオリジナルプロトコル

⼊⼒

2点（8点）NPN⼊⼒ 10mA()内は使⽤するボードを変更する事で8点に変更可
能出⼒

2点（８点）()内は使⽤するボードを変更する事で8点に変更可能

アナログ⼊⼒2点（8点）電圧⼊⼒（0-5V）電圧⼊⼒時 ()内は使⽤するボードを変更する事で8点に変更可
分解能:1.2mV能、電流⼊⼒に変更可能

FET出⼒最⼤DC30V 1A

オプションでDC24V仕様に変更可能

無線特性（オプション） 対応規格︓920MHz特定省電⼒無線
⼦機間を中継するマルチホップ通信で⾒通しの悪（ARIB STD-T108準拠）通信距離︓
いところでも安定した通信が可能
1km（屋外⾒通し）アドホック・マルチホップネットワーク
⼦機最⼤接続数

31枚

通信ポート

RS-485,RS-232C

データ保存期間

2年間

動作温度範囲-20〜＋55℃

結露無き事

SiMoC その他
• カスタマイズ対応– ロゴを⼊れたい– URLに会社名を⼊れたい• 現状︓https://broker.simoc.net• カスタマイズ︓https://companyname.simoc.net– この信号を⾒たい• お気軽にお問合せ下さい10