お客様 各位
Rep.No; A18001
2018 年 4 月
富士電機機器制御株式会社
事業企画本部

高圧受電用ディジタル多機能リレーF-MPC60G シリーズ発売のお知らせ
拝啓
平素は弊社標準機器をご愛顧賜りまして、厚く御礼申し上げます。
掲記の件、ディジタル多機能リレーのフルモデルチェンジ F-MPC60G シリーズの発売を致します。
何卒、ご高覧の上、ご高配の程、宜しくお願い申し上げます。
敬具記
1. 発売の狙い： 2001 年発売よりご愛好頂いております高圧受電用ディジタル多機能リレー F-MPC60B をフルモデルチェンジ。従来品との完全互換性はもちろん、操作・機能・視認性をさらに向上。 最新の JEC/IEC 規格への対応も万全な、多機能リレーです。

2. 機種ラインナップ
 F-MPC60G シリーズ
用途
受電用フィーダ—用
母線用

基本形式
UM62F□、UM63FN
UM62C□
UM62BN

3. 特長
 カラーLCD 採用により視認性・操作性を向上。IEC 規格への対応も万全。
 視認性向上
 従来機器との互換性を維持 系統事故の波形記録機能を搭載
 新 JEC/IEC 規格対応
 ネットワークシステム
 ローダソフトによる支援機能の進化
4. 発売時期
 2018 年 4 月より。
5．添付資料 新製品ニュース
以 上

新製品ニュース

2018 年 4 月

高圧受配電用ディジタル形多機能リレー

F-MPC60G シリーズ
カラー LCD 採用により視認性・操作性を向上。IEC 規格への対応も万全。
■特長● 視認性向上NEW● 新 JEC/IEC 規格対応

国内メーカ初のカラー LCD 採用により、視認性・操作性を向上。

最新の規格内容に準拠。海外案件への対応も可能。
（CE 自己適合宣言）※ T リンクは除く● ネットワークシステム● 従来機器との互換性を維持

RS-485（F-MPC-Net, Modbus RTU）
、T リンクまたは 4-20mA 出力により上位との情報ネットワークシステムの構築が容易。

外形取付寸法や配線端子台、通信機能、CPU の２重化など、F-MPC60B シリーズの思想をそのまま踏襲。新形置換での設計変更が不要。

● ローダソフトによる支援機能の進化● 系統事故時の波形記録機能を搭載

選択した保護要素の試験条件を指示、アシストする「リレー試験アシスト機能（特許申請中）」を搭載

保護動作発生時、事故波形を記録する機能を搭載。カレンダー機能も新たに追加。事故解析をサポート。

■形式説明
① ②③④

■画面例

⑤⑥⑦⑧

UM6 2 F P ー E 5 A E・計測値表示画面① F-MPC60G（UM6 形）シリーズ⑧規格対応②零相電流検出方式（接地方式）

準拠規格
国内向け JEC 仕様
海外向け IEC 仕様

零相電流検出方式（接地方式）
コード
3CT 残留と 3 次巻線付き（抵抗および直接接地方式） 3ZCT 方式（非接地方式）
2

コード
E

⑦外部インタフェース
外部インタフェース
コード
T リンク
T
4-20mA ＋ RS-485 トランスデューサ付
A＊母線ユニットは形式 UM62 になります③ユニット種類
ユニット種類コード
受電ユニットF
フィーダユニット
C母線ユニット
B・ベクトル表示画面⑥ CT2 次定格電流
CT2 次定格電流
５A
１A④ ZCT 計測レンジ

コード51・波形表示画面＊母線ユニットは無記載

ZCT 計測レンジ
コード
DG/OCG ZCT １A
P
DG/OCG ZCT 10A
Q
対象外
N

⑤制御電源
制御電源
AC100V/110V・DC100V/110V 両用

コード
E■定格・形式・商品コード・価格（税抜き）準拠基準⑧ 適用相線数

ユニット種類③

JEC

受電

三相３線

接地系② ZCT 計測
レンジ④
抵抗接地 －制御電源⑤DC100VCT2 次地絡保護方式 外部インターフェース
定格電流⑥（通信方式）⑦5A
67DG
4-20mA 出力＋ RS-485（DC80 ～ 143V）1A
AC100V

形式＝商品コード□：④により P または Q を指定
UM63FN-E5A

50G, 51G

5A

T リンク

（AC85 ～ 132V） 1A
非接地系 ZCT 1A または5A

ZCT 10A

67DG

4-20mA 出力＋ RS-485

1A
5A

T リンク

1A
三相３線

フィーダ

非接地系

5A

( 単相２線）

4-20mA 出力＋ RS-485

1A
5A

T リンク

1A
IEC

三相３線

受電

非接地系

フィーダ
ー

三相３線

母線

5A

非接地系
ー－

UM63FN-E1A

640,000

UM63FN-E5T

548,000

UM63FN-E1T

568,000

UM62F □ -E5A

620,000

UM62F □ -E1A

640,000

UM62F □ -E5T

548,000

UM62F □ -E1T

568,000

UM62C □ -E5A

474,000

UM62C □ -E1A

494,000

UM62C □ -E5T

418,000

UM62C □ -E1T

438,000

UM62F □ -E5AE

620,0001A

UM62F □ -E1AE

640,000

5A

UM62C □ -E5AE

474,000

1A

UM62C □ -E1AE

494,000

4-20mA 出力＋ RS-485

UM62BN-EA

474,000

T リンク

UM62BN-ET

418,000－4-20mA 出力＋ RS-485

希望小売価格（税抜）円
620,000－■保護要素ユニット

受電接地方式 基本形式

保護5051
反限時

51DT
定限時

51DT2定限時

50G

51G
反限時
定限時
●

67
OCGA
零相電流 DG
プレアラーム●●67DG/
DGA DGA/OCGA 64
2727594746OCAVR
51G
選択定限時 OVG UV UV2 OV 反相 欠相 過電流
電圧確立
選択定限時
プレアラーム
●
●
●
●
●
●
●
●

抵抗接地 UM63FN
●
●
●
●
●
非接地UM62FP●●●●●
UM62FQ
フィーダ 非接地
UM62CP●●●●●
UM62CQ
母線
UM62BN注 1）フィーダユニットの 67DG, DGA は、受電または母線ユニットの組合せで、使用できます。零相電圧検出パルス（MN 信号）

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

62F9-J-0223

■保護リレー仕様

■一般仕様
項目
制御電源
消費電力
許容瞬停時間定格周波数
電流入力 定格
過電流耐量
定格負荷
電圧入力 定格
過電圧耐量
定格負荷
零相電圧 定格
入力
過電圧耐量
負荷
零相電流 CT定格
過電流耐量
負荷
ZCT定格
構造
周囲温度

使用雰囲気
標高
質量
準拠規格

注1
注2
注3

仕様
DC100V (DC80-143V)、
AC100V (AC85V-132V）注1
DC入力 15W、AC入力 20VA以下20ms（動作継続）
50/60Hz (設定選択）
1次：AC10-7500A (Step：5-100A[5A]、110-1000A[10A]、1050-7500A[50A]）
2次：AC5A / 1A （オーダー時指定）
連続：4倍（20A/4A）、短時間：40倍（200A/40A）
1s,100倍（500A/100A）
100ms間1.0VA 以下
1次：AC210-110000V（Step 10V）
2次：AC100、110、120V（Step 10V）
短時間：150V×1.25倍 187.5V 10ｓ
1.0VA 以下
EVT3次：AC110V/190V（整定切替可能）注2
ZVT（専用品）：1次側 3810V （形式：ZPD-1 又はZPD-2）
短時間：190V×1.5倍 285V 5s
1.0VA 以下
AC5A/1A オーダー時指定（相電流と同時）
3次CTの1次定格5-400Aを整定可能 (Step：5-100A[5A]、110-400A[10A]）
連続：4倍（20A/4A）、短時間：40倍（200A/40A）
1s,70倍（350A/70A）
100ms間1.0VA 以下
AC200mA/1.5mA（JEC-1201品）
正面 IP40、背面 IP20、端子配線 IP10
動作保証：-10℃～ 60℃（結露または氷結無きこと）注3
特性保証：0～40℃
腐食性ガス、過度な塵埃無きこと。
2000m以下
1.5kg
JEC-2500-2010：電力用保護継電器
JEC-2501-2010：保護継電器の電磁両立性試験
JEC-2518-2015：ディジタル形過電流リレー
IEC-60255シリーズ：
Measuring relays and protection equipment

制御電源 AC電源にて保護27(UV）を瞬時動作（動作時間0s 整定）
以外で使用する場合、無停電電源装置又はF-MPC用AC電源ユニット（形式：UM2P-A1 別売）を併用してください。
EVT/ZVT選択は接続端子切替で可能です。また、EVTの定格電圧
110V/190Vは整定で可能です。
動作保証温度とは、JEC特性保証温度での保証精度値の2倍以内、及びJIS温度の影響精度以内での動作を保証する温度。

項目

電圧/電流動作値整定範囲

50INST（瞬時）CT2次定格電流の1.0-16.0倍、LOCK
CT2次定格電流の0.2-16.0倍、LOCK
CT2次定格電流の20-1000％、LOCK
CT2次定格電流の20-240％、LOCK

51DT
（定限時）
51DT2
（定限時）
51OC
（反限時）
OCA
（過電流ﾌﾟﾚｱﾗｰﾑ）
50G（瞬時・定限時）
51G （反限時選択）

定格の10-100％、LOCK定格の0.1-8.0倍、LOCK定格の0.02-1.00倍、LOCK（定限時選択）
OCGA（零相電流ﾌﾟﾚｱﾗｰﾑ）
59（OV)
27（UV)

欠相定格の0.02-1.00倍、LOCK
51G動作電流整定値の50-100％、LOCKVT2次：110-150V、LOCK
VT2次：20-100V
52a連携 on20-on100V、LOCK
VT2次：20-100V、LOCK定格の2.5-40.0％、LOCK
零相電圧：定格の2.5-40.0％
零相電流：定格の0.02-1.00倍
最大感度位相角: 0°（固定）
動作位相角範囲：±80°
零相電圧：定格の2.5-40.0％
零相電流：定格の0.10-1.00A/
1.0-10.0A
最大感度位相角: 20,30,45,60°動作位相角範囲：±80°
零相電圧：定格の2.5-40.0％
零相電流：DG動作電流設定値の50-100％、LOCK
最大感度位相角: DGと同じ
零相電圧：定格の2.5-40.0％
零相電流：DG動作電流設定値の50-100％、LOCK
最大感度位相角: DGと同じー反相VR（電圧確立）

ー
VT2次：10-110V、LOCK

27-2（UV2)64（OVG）
67DG
3CT残留またはCT3次
67DG/51G
（OCG）
ZCT方式

DGA
3CT残留またはCT3次
DGA/OCGA
ZCT方式

注1

動作時間
（タイマー） 特性
整定範囲
動作値
（固定）
±5％

動作時間
40ms以下0, 0.05-5.00s

±5％

±5％

0, 0.05-10.00s

±5％

±5％

時間倍率
0.2-20.0倍（最小150ms）
10-200s
0.0～180.0s
時間倍率
0.5-50.0倍（最小150ms）
0.10～600.00s
0.10～600.00s

±5％

±5％
±10％

整定値 300％：±12％
整定値 500％：±7％
整定値 1000％：±5％±5％±5％
整定値 300％：±12％
整定値 500％：±7％
整定値 1000％：±5％±5％±5％0.0～60.0s
0.0～60.0s±5％±5％±5％±5％

0.0～60.0s
0.0-120.0s
0.10～600.00s

±5％
±5％
注1±5％
注1±5％
±5％
±12.5°

0.10～600.00s

注1±5％
±10％
±12.5°

0.10～600.00s

注1±5％
±10％
±12.5°

0.10～600.00s

注1±5％
±10％
±12.5°

ー

不平衡率 2s±1s50-80％
以上
0.5s 以下±5％±5％

ー
0.10～60.00s

±10％
±5％
±5％

EVT組合せ時（EVTの誤差は含まず）：JEC-2511 5V級相当。
（式：[2.3％｛+（定格値）（電圧整定値）/｝
×0.16］
×2）
ZVT組合せ時：±25％■外形図（mm）
・LCD 視野角

変換器出力用コネクタ

70

パネルカット図°70°° 50 °179+0.5152 015170

約27+0.585.3

180 013192165

締付トルク：0.8N・m
端子ねじ：M3.5

安全に関するご注意●安全のため、ご使用の前に、「取扱説明書」や「ユーザーズマニュアル」をよくお読み頂くか、お買上の販売店または当社にご相談のうえ、正しくご使用ください。
●安全のため、接続は電気工事・電気配線などの専門の技術を有する人が行ってください。

富士電機機器制御ブランド品のお問い合わせ

ed-c@fujielectric.com

2018-4発行 N 30 FOLS カタログ番号 62F9-J-0223