VF-13,13C,14,14C Type Solenoid Valve (for Liquids or Gases)（通電開、本体FC）
VF-13,13C、14,14C 型 電磁弁（液体・気体用）製品記号 VF13-B
VF14-F（通電開、本体CAC）

VF13C-B（通電閉、本体FC）
VF14C-F（通電閉、本体CAC）

大口径の液体、気体用のシンプル、コ■特長

ンパクトなフランジ形の電磁弁で、弁閉● 駆動部はダイヤフラムを採用すると共● ウォータハンマ緩和機構を備えています。

時間を自動調整機構により調整しますのに、パイロット弁を含む上蓋部分を青● 軽量・コンパクトで、消費電力も少なで、液体の大流量制御時に発生するウォ銅製とし、その流路にストレーナを組ータハンマを緩和することができます。

VF-13,13C 型は本体鋳鉄製、VF-14,14C型は本体青銅製です。

い省エネ形です。
● VF-14,14C 型は本体青銅製で錆の発生込んでいますので、ゴミや錆の影響を源がありません。

受けにくい構造です。

■仕様
通電開作動

通電閉

型式

VF-13 型

VF-14 型

VF-13C 型

VF-14C 型

製品記号VF13-B

VF14-F

VF13C-B

VF14C-F

呼び径80・100適用流体

水・空気注 1．・油注 2．

流体温度

5 〜 60℃

流体粘度

50cSt 以下

適用圧力

0.03 〜 1.0MPa

弁前後の最小差圧

0.03MPa

許容漏洩量なし（圧力計目視）

定格電圧AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz 共用注 3．

定格電流AC100V 50/60Hz：0.20/0.16A、AC200V 50/60Hz：0.10/0.08A

起動電流AC100V 50/60Hz：0.5/0.42A、AC200V 50/60Hz：0.25/0.21A

絶縁種別

B種

周囲温度

5 〜 60℃

保護構造

防塵・防沫・屋内用（屋外で使用する場合は、TB-03 型端子箱を併用してください。注 4．）

JIS 10K FF フランジ端接続
本体（FC）

材質

本体（CAC406）

水道用液状エポキシ樹脂

本体内面塗装−−−−−−

本体耐圧性能水圧にて 2.0MPa
りますので、ご確認の上、材質をご指示願います。
注 3．他の特殊電圧はお問い合わせください。
注 4．端子箱付は専用電圧となり、TB-03 型端子箱付の場合は防雨形、TB-03C 型端子箱付の場合は防沫形となります。
（端子箱については、380 頁をご参照ください。
）
注 5．噴水用K型シリーズ（呼び径65〜100）も製作しています。
注 6．VF-13,14 型は手動機構付も製作しています。
注 7．リード線結線方法は、380 頁をご参照ください。

VF-13,13C型

（mm）

呼び径080LGH

ポート径27075163（183）10029084175（195）Cv値

質量（kg）

70070219010030）内寸法は VF-13C 型の場合を示します。その他は共通です。

フランジ規格 JIS 10K FF

VF-14,14C型

注．
（（mm）

呼び径080LGH

ポート径27079163（183）10029089175（195）Cv値

質量（kg）

70070219010030）内寸法は VF-14C 型の場合を示します。その他は共通です。

■構造図
VF-13,14型

フランジ規格 JIS 10K FF

IN

H

H

VF-13C,14C型

IN

OUT

OUT

VF-13C,14C型

364 S240148A

LＧＧ

電磁弁

注．
（

水道用液状エポキシ樹脂

水平配管にコイルを上にした正立取付■寸法表

VF-13,14型

本体（CAC406）

取付姿勢

注 1．オイルフリーコンプレッサー（ターボ形圧縮機や容積形圧縮機（ロータリー式無給油タイプ））によるドライエ
アーの空気圧システムにて使用する場合、ゴム部品が短時間で著しく劣化することがあります（オゾンクラックの発生）。このような場所に設置する場合はお問い合わせください。
注 2．燃料油及び、軽油用の場合はご使用先（国土交通省、防衛省など）によっては、本体材質の指定がある場合があ12

本体（FC）

要部（C3604・NBR）、上蓋（CAC406）

L

注 . 面間寸法は旧 VF-11,11C,12,12C 型と同じです。

DATA/VF-13,13C,14,14C,14K Type Solenoid Valve (for Liquids or Gases)

資料/VF-13,13C、14,14C,14K 型 電磁弁（液体・気体用）
呼び径選定図表〈水用〉●図表の使い方
一次側圧力 0.4MPa、二次側圧力 0.25MPa、流量 100m3/h の条件における呼び径を求めます。
m3/hm3/h

この時、差圧（Δ P）は 0.4 − 0.25 ＝ 0.15

MPa となります。
差圧（Δ P）0.15MPa を垂直にたどって、流量 100m3/h との交点 A を求めます。

A 点は呼び径 80 と 100 の間にありますから、大きい方の呼び径 100 を選定します。

注．呼び径 65 は、噴水用 K 型シリーズに適用します。

呼び径選定図表〈空気用〉●図表の使い方
一次側圧力 0.5MPa、差圧（Δ P）0.1MPa、条件における呼び径を求めます。
一次側圧力0.5MPaと差圧（ΔP）
0.1 MPaとの交点 A を求めます。

A 点より垂直にたどって、流量 4500m3/hとの交点 B を求めます。B 点は呼び径 80 と100 の間にありますから、大きい方の呼び径 100 を選定します。
m3/hm3/h

注．呼び径 65 は、噴水用 K 型シリーズに適用します。

S240148A 365

12

電磁弁

空気（20℃）、流量 4500m3/h（標準状態）のDATA/Solenoid Valve

資料/電磁弁注意

設置時やそれに関する注意事項は、それぞれ別に用意された取扱説明書をご覧ください。

■コイルの結線方法
電磁弁の定格電圧は仕様欄にありますとおり、型式ごとに異なります。
電源との接続に当たっては電源電圧が合致することを確認の上ご使用ください。

AC100/110V の場合《共用電圧コイル》●コイルのリード線は 4 色に色分けしてありますので、使用電圧により右図のように結線し、結線部は必ず絶縁処理を施してください。

AC200/220V の場合

電源

電源

赤と黒、黄と白それぞれを接続し、電源と接続《専用電圧コイル・特殊電圧コイル》●コイルのリード線は 2 本となっていますので、この 2 本に電源を結線し、結線部は必ず絶縁処理を施してください。

黄と黒を接続した上で絶縁し、残った赤と白を電源と接続

電源《周波数選択コイル》

赤白

青50Hz

60Hz

灰50Hz

黄

黄

黄60Hz

黄50Hz

黒60Hz

黒AC200V の場合

灰赤50HzDS-10、10H、13、13H 型
PS-18、18A、WS-18、18N、18A、18AN 型の場合
AC100V の場合
AC200V の場合

ED-S,F 型の場合
AC100V の場合60Hz●コイルのリード線は 3 本となっていますので、各型式ごとに表示してあります（製品に表示）選択方法で結線してください。
余った線 1 本は絶縁テープなどで絶縁処理してください。

端子箱（別途注文品）■TB-03型シリーズ（屋内外用、金属製、防雨形）

電磁弁専用の端子箱で、電磁弁リード線出口にねじ込んで使用します。電源線とリード線との結線部分を、雨水の浸入や埃から保護します。
TB-03 型シリーズは、ケーブルや電線管を使用した屋外用にも使用します。

注．雰囲気湿度 85％を超える場合は TB-03C 型又は TB-03F 型をご使用ください。

〈表示ランプなし〉電源定格 250V 15A● TB-03 型（標準品）● TB-03C 型

グランドナット付
24729360

船用相当グランド付）
巾45（×60
Ｇ1／2（ＣＴＧ16）

4612● TB-03F 型

キャプコン付

23〈表示ランプ付〉 電源定格 AC100V又はAC200V

電磁弁

表示ランプ付をご注文の際は電圧をお知らせください。
● TB-03L 型● TB-03LC 型

表示ランプ付

ランプ＋船用相当グランド付



Ｇ／
（ＣＴＧ）



注．端子箱付は専用電圧となります。
なお、端子箱付、又は単品でご注文の際は、電磁弁の型式、呼び径、電圧、周波数をお知らせください。
（ コイルの種類により付属品が異なります。
）● TB-03LF 型）巾（×TB-03 型シリーズ取付例

ランプ＋キャプコン付

■グランドの仕様（TB-03F,03LF型） ■キャプコンの仕様（TB-03C,03LC型）
Ｇ1／（ＣＴＧ16）
2φｄゴムパッキン

グランドの呼びd（mm）

15a915b1015c11Ｇ1／（ＣＴＧ16）
24段目
3段目
2段目
1段目

380 S240148A

（mm）

切断位置

適合ケーブル外径

4 段目

10 〜 123 段目

8 〜 10

2 段目

6〜8

1 段目

4〜6

DATA/Solenoid Valve

資料/電磁弁設置上のポイント

注意

図1．配管例略図

設置時やそれに関する注意事項は、それぞれ別に用意された取扱説明書をご覧ください。

図2．取付姿勢略図■選定、設置上のポイント
1. 電磁弁の一次側にストレーナを取り付けてください。
（図 1 参照）

注．呼び径65以上は水平配管にコイルを上にした正立姿勢で取り付けてください。

※網目：国土交通省仕様は、電磁弁の前に設ける場合は 80 メッシュ以上。

2. 運転を止められない装置の場合、電磁弁の一次側から二次側へのバイパス配管（止弁を設置）を設けてください。
（図 1 参照）
また、バイパス配管を設置しない場合は、電磁弁の一次側止弁手前に主管から分岐したブロー用止弁を設置し、フラッシングができるようにしてください。

図3．二次側立ち上がり配管

3. 取付姿勢は、水平配管にコイルを上にした正立姿勢で取り付けます。
（図 1,2 参照）
ただし、桃太郎シリーズ（PS/PF-16,17 型を除くはん用タイプ）の呼び径 50 以下は水平配管にコイルを上にした正立から水平（真横）までの取付姿勢で縦配管にも使用できますが、弁前後の差圧が 0.03MPa 以上必要となります。
（図 2 参照）
また、TB-03 型端子箱付の場合、端子箱の電線挿入部が下向きとなるように取り付けてください。

4. 電磁弁の二次側圧力が一次側圧力より高くなる場合は、弁閉できず逆流しますので、二次側には逆止弁を取り付けてください。
（図 3 参照）

5. 蒸気に使用する場合で、電磁弁が閉止した際に、二次側圧力が負圧となるような場合には、電磁弁の二次側に真空調整弁（バキュームブレーカ）を取り付けてください。
（図4 参照）

図4．蒸気配管使用例略図

6. 蒸気用の場合は、配管系にスチームトラップを取り付けてください。
7. 流体が液体の場合、弁閉時のウォータハンマ現象や周囲温度による熱膨張により、配管内が昇圧する場合があります。機器などの保護のためレリーフ弁を取り付けることを推奨します。また、ポンプの吹込み側に電磁弁を設置する場合、負圧による作動不良の原因となりますので、電磁弁を弁開状態の後、ポンプ起動となるシステムとしてください。
（図 5 参照）

8. コイルの結線には 0.75mm2 以上の電線を使用し、正しく結線してください。また、電気回路保護用として、ヒューズを入れてください。
ますので高温には注意してください。
（使用条件、型式により上昇温度は多少異なります。
）

図5．レリーフ弁取付例略図

10. 電磁弁は、流体の流れ方向と製品に示す流れ方向の矢印を合わせて取り付けてください。

※レリーフ弁

11. フランジ形を配管接続する際は、管フランジ接続用ボルト長さを推奨する場合があり逆止弁ますので、取扱説明書をご覧ください。

12. 分解点検時には、スペースが必要です。必ずメンテナンススペースを確保してくださ電磁弁油タンクい。
※メンテナンススペースについては、製品個々の取扱説明書にてご確認ください。

13. 電磁弁には、配管の荷重や無理な力・曲げ及び振動がかからないよう配管の固定や支持をしてください。

ＫＷ型
複式ストレーナポンプ※熱膨張などで昇圧が予想される場合は、レリーフ弁を取り付けてください。

14. 凍結の恐れがある場合は、水抜きや保温などをしてください。
ただし、コイル部分は保温しないでください。

15. 長期間作動しない用途（緊急遮断弁や安全確保用バルブに使用する用途など）でご使用の場合、固着による作動不良の恐れがありますので、月に1回程度の作動確認を行ってください。

S240148A 381

電磁弁

12

9. コイルは連続通電や断続を繰り返した状態ですと、表面が約 70℃位まで温度上昇し