WVL-02,02CN Type Level Control Valve (for Water)

WVL-02,02CN 型 定水位弁（水用）［（一般用、本体FC）
製品記号 WVL02-B
WVL02-L（一般用、本体FCD）］

WVL02CN-B（ナイロンコーティング）

水道法性能基準適合品（WVL-02N, 02PN, 02CN型）

水道の受水槽のほか、畑地かんがい用■仕様受水槽、減圧水槽などに使用する大容量の定水位弁です。

種類

一般用型式

WVL-02 型

ナイロンコーティング

WVL-02CN 型

製品記号

WVL02-B

WVL02-L

WVL02CN-B

呼び径80 〜 400

80 〜 200

80 〜 200

適用流体

水注 1.

流体温度

5 〜 60℃

適用圧力

呼び径 200 以下：0.03 〜 0.75MPa、呼び径 250 以上：0.05 〜 0.75MPa

弁前後の最小差圧

呼び径 200 以下：0.03MPa、呼び径 250 以上：0.05MPa

端接続

JIS 10K RF フランジ又は水道用仕切弁フランジ

基本弁材質

5

本体FC

要部

ダイヤフラム・ディスク（合成ゴム）、弁座（CAC406）

定水位弁（ＦＶバルブ）

基本弁塗装又はコーティング塗膜

FCFCD

内外面共ナイロン 11
0.3mm 以上（白色）

内面：水道用液状エポキシ樹脂

本体耐圧性能水圧にて 1.75MPa

取付姿勢

水平配管に正立取付

付属ボールタップ

本体呼び径 200 以下：呼び径 20（ポリ玉砂入り）注 3.
本体呼び径 250 以上：呼び径 25（ポリ玉砂入り）

注 1．給水装置に使用する場合は水道法性能基準適合品の WVL-02N 型、WVL-02PN 型、WVL-02CN 型をご使用ください。
呼び径 80 〜 200）の WVL-02PN 型（本体内外面エポキシ樹脂粉体塗装）、
注 2．水道法性能基準適合品（本体 FC 製、WVL-02N 型（本体内面水道用液状エポキシ樹脂塗装）も製作しています。
注 3．ボールタップ（LB-2N 型 呼び径 20）は単品でも販売しています。197 頁をご参照ください。
注 4．呼び径選定図表は 165 頁をご参照ください。

■寸法表（本体FC製）
呼び径（mm）

L
JIS 10K

水道G

H

H1E

E1Cv値

質量（kg）

80（75）

350

354

110

277

261

117

──90

43

100

400

402

130

303

300

130

──

160

60

125

440

442

140

334

371

145

──

250

70

150

500

500

165

367

416

173

──

360

125

200

600

602

200

418

522

218

──

640

200

250

720

718

240

490

560

295

390

1000

470

300

820

818

280

540

620

328

400

1440

524

400

1040

1036

370

690

800

4404902560

1400

注 1．JIS 10K：JIS 10K RF フランジの寸法です。
水道：水道用仕切弁フランジの寸法です。
注 2．基本弁本体材質 FCD 製の寸法はお問い合わせください。

EE1EEE■構造図

ボールタップへ接続
Ｒｃ１OUT

H1H

H

H1

ボールタップへ接続、Ｒｃ3/4ねじOUT

IN

192 S240148A

GGINLL

呼び径 80 〜 200

呼び径 250 〜 400

DATA/WV Type Regulating Valve (for Water or Hot Water)

資料/WV 型 調整弁（水・温水用）
呼び径選定図表〈水用〉

2減圧弁（水・温水用）■流速線図表■呼び径選定図表


管の呼 び  径)

(
径
呼び弁の径
呼び弁の  流速TZ 




TO流量3TPU   

  

弁前後の差圧47H 

注 1. 呼び径選定図表で、弁の呼び径線の水平線位 注 4. 呼び径 40〜65はWVR・●呼び径選定図表の（破線）適用機種
WVM 型のみとなります。
置はそれぞれ弁の最大流量です。
減圧弁 WVR-02 型、一次圧力調整弁 WVM-02，WVME-02 型、保圧減圧弁 WVMR-02 型、
注 2. 流速線図表で採用する管の呼び径は、特別な 注 5. 呼び径 40,50で弁前後落水防止弁 WVMS-02 型、差圧レリーフ弁 WVD-02 型●呼び径選定図表の（実線）適用機種
電磁弁 WVE-02 型、定水位弁 WVL-02 型

理由がない限り流速 3m/s を最大値としてくの差圧が大きい場合は、ださい。

お問い合わせください。

注 3. 消防型式認定品の最大流量はお問い合わせください。

●図表の使い方
一次側圧力 0.5MPa、二次側圧力 0.3MPa、流量 80m3/h の場合の弁の呼び径の選定

1. 弁前後の差圧を0.5 − 0.3 ＝ 0.2MPa で求めます。
2. 流量 80m3/hを水平にたどって、弁前後の差圧 0.2MPaとの交点 A を求めます。
3. A 点は弁の呼び径 80と100 の間にあります。この場合、大きい方の呼び径 100を選定します。
●配管流速の確認
1. 管の呼び径を弁の呼び径と同じと仮定し、流量 80m3/hを水平にたどって管の呼び径 100との交点 Bを求めます。

2. B 点を垂直にたどって配管流速 2.8m/sを求めます。
3. 配管流速が 3m/s 以内ですから、管の呼び径 100は採用できます。この時、配管流速が 3m/sを超える場合は、管の呼び径を大きくして、配管流速が 3m/sを超えない管の呼び径を求めます。

●参考■減圧弁や一次圧力調整弁で、動水圧力を考慮して呼び径選定する場合の例
減圧弁では、二次側圧力にオフセットの最大値を加えて、一次圧力調整弁では一次側圧力からアキュムレーションの最小値を差し引き、それぞれの弁前後の差圧で呼び径を選定します。
●減圧弁の例
減圧弁の仕様の項より、オフセットの最大値 0.1MPaを求め、弁前後の差圧を0.5 −（0.3 ＋ 0.1）＝ 0.1MPa で算出してから「図表の使い方」の例題と同様の手順で呼び径を求めます。
●一次圧力調整弁の例
一次圧力調整弁の仕様の項より、アキュムレーションの最小値 0.03MPa を求め、弁前後の差圧を（0.5 − 0.03）− 0.3 ＝ 0.17MPa で算出してから「図表の使い方」の例題と同様の手順で呼び径を求めます。

90

S240148ADATA/ Level Control Valve (FV Valve)

資料/定水位弁（FV バルブ）注意

設置時や運転に関する注意事項は、それぞれ別に用意された取扱説明書をご覧ください。

FVバルブの調整（LP型シリーズの例）■弁閉時間の調整 対応型式LP-8HN, 8AHN, 9HN, 10H型
出荷時に弁閉時間の調整をしておりますが、特に異常がある場合弁閉時間の調整、及び流量の調整は下記の要領で弁閉時間の調整を行ってください。
◦弁閉時間を遅くする。
ボールタップが閉じてから定水位弁が弁閉するまでの時間が短くウォータハンマが発生した場合には、ロックナットを緩めてからニードル弁を右回転（時計方向）してニードル弁開度をより小さくしてください。
◦弁閉時間を早くする。

弁閉時間を遅くする場合
弁閉時間を早くする場合

流量を制限する場合
流量を制限しない場合

ニードル弁

ボールタップへ接続

チョウセツネジ

く、止水位が上昇する場合やオーバーフローになる場合は、ロックナットを緩めてからニードル弁を左回転（反時計方向）してニードル弁開度をより大きくしてください。
8AHN, 9HN, 10H 型■流量の調整 対応型式LP-8HN,
LP-8RN, 8ARN, 9RN 型

ねじ込形の例

水圧が高い場合や落差が大きい場合には給水時に流量が過大となり、振動や騒音が出る場合があります。このような場合は、チョウセツネジを右回転（時計方向）して弁のストロークを縮めることにより、流量を制限して流速を抑えます。
（このチョウセツネジで全閉にすることはできません。）

ステンレス製ボールタップの調整（LP-10、10H型用）■止水位調整方法

止水位メモリ●弁閉止水位を下げる

200mm
155mm
110mm

ロックナットを緩めターンバックルを右回転（時計方向）してストロークを長くします。
●弁閉止水位を上げる
ロックナットを緩めターンバックルを左回転（反時計方向）してストロークを短くします。

ロックナットターンバックル
止水位を下げる場合
止水位を上げる場合

注 1．止水位調整後、ロックナットを締め固定してください。
注 2．メモリの止水位はあくまで目安です。実際の止水位を確かめながら調整してください。

寒冷地用定水位弁の水抜きと、再通水（復帰）対応型式 LP-8RN, 8ARN, 9RN 型

水抜きと再通水（復帰）■水抜きの方法①給水元弁を止め、受水槽の水位を下げてボールタップを開弁状態にします。
（ストレート形の LP-8RN,②定水位弁の水抜きレバーを持ち上げ、仕切弁

ボールタップへ

ストレーナ

水抜きレバー

定水位弁
受水槽へ

9RN 型はさらに下部の水抜栓を開いて）水を抜きます。完全に水が抜けたら水抜栓を閉じます。

■再通水（復帰）の方法
給水元弁を開いて給水を開始し、2 〜 3 分後にボールタップ、及び水抜栓
排水弁

排水弁

定水位弁本体から給水している事を確認してから、水抜きレバーを下げて通常の給水に入ります。

S240148A 193

5定水位弁（ＦＶバルブ）

ボールタップが閉じてから定水位弁が弁閉するまでの時間が長DATA/Level Control Valve (FV Valve)

資料/定水位弁（FV バルブ）設置上のポイント

注意

設置時や運転に関する注意事項は、それぞれ別に用意された取扱説明書をご覧ください。

■配管例図
図1．ストレート形の例

図2．アングル形の例

定水位弁（ＦＶバルブ）

5

各事業体により定水位弁の位置、寸法など上記以外の施工規定のある場合がありますのでご確認ください。
受水槽（高置水槽）の緊急遮断システムについては 388 〜 393 頁をご参照ください。

■使用例
ボールタップと電磁弁による制御
液面スイッチで水位を検出し、パイロット電磁弁の作動により主弁を開閉させて水位制御を行います。
パイロット電磁弁が故障し、異常水位になると安全装置としてのボールタップが閉止し、定水位弁を閉止させます。

■選定上の注意
定水位弁一次側に当社 FD-9N、10N 型定流量弁を過流量制限目的で設置する場合、選定に当たっては次のことに注意してください。
※定流量弁は通水時圧力損失が発生します。定水位弁後、立ち上がり配管が 3m 以上の場合、流速 1m/s 以上の設定流量を選定してください。なお、流速 1m/s 未満の場合は、お問い合わせください。

■設置上のポイント
1．A の間隔は、呼び径 20：40mm 以上、呼び径 25：50mm 以上、呼び径 32 以上：管径× 1.7 ＋ 5mm 以上としてください。
（受水槽面積によって調整する。）

2．B の間隔は、ボールタップの浮子波動防止のためできるだけ大きく（1m 以上）とるか、防波処置をしてください。
3．定水位弁の一次側には制水弁（仕切弁）とストレーナを取り付けてください。
※網目：国土交通省は、40 メッシュ以上、パイロット電磁弁の一次側は 80 メッシュ以上。

4．定水位弁の二次側配管が長い場合や屈曲が多い場合は、二次側に VD-2N 型バキュームブレーカ（197 頁参照）を取り付けてください。

5．定水位弁の取付けは配管内を十分放水洗浄し、異物を洗い流してから、水平配管に正立に取り付けてください。
6．呼び径 20 〜 50 のねじ込形は配管との接続にユニオン継手、又はフランジ継手を使用してください。
7．保守点検を容易に行うため、パイロット配管には定水位弁のすぐ近くにユニオン継手を、又ユニオン継手とボールタップの間に止弁を取り付けてください。

8．パイロット配管の呼び径は、定水位弁のパイロット配管接続口の呼び径より小さくしないでください。
9．ボールタップはマンホールの近くの点検しやすい場所に取り付けてください。
10．寒冷地で使用するときは、定水位弁の凍結破損を防ぐため十分保温してください。
11．受水槽の設置場所によっては、定水位弁の出口側配管からの流水音が騒音クレームにつながることがあります。人の居場所近くなどに設置する場合には、遮音、防音の配慮をお願いします。

194 S240148A

DATA/Level Control Valve (FV Valve)1（青銅製、AC100V）、DS11N-J 2（青銅製、AC200V）
定水位弁（FV バルブ）関連商品 製品記号 DS11N-J
DS11LN-J（管端コア取付可能）、DS16-D（ステンレス製）

WS22N-F（青銅製、通電開）、WS22CN-F（青銅製、通電閉）
WS25N-D（ステンレス製、通電開）、WS25CN-D（ステンレス製、通電閉）※□内には定格電圧の記号が入ります。

定水位弁パイロット用電磁弁（別途注文品）■定水位弁（FVバルブ）電磁弁型式対応表

定水位弁のパイロットラインの圧力は給水時には極端に下降して、パイロット定水位弁（FVバルブ）
型式
呼び径式の電磁弁では作動できないことがあり○：可×：不可DS-11N, 11LN,16型 WS-22N,25N,40N型 WS-22CN,25CN型（通電時弁開）（通電時弁開）（通電時弁閉）ます。定水位弁には対応表に示す電磁弁

LP-8N, 9N型
LP-8HN, 9HN型

20～50○○○65～100×○○をご使用ください。

LP-8AN, 8AHN型

20～50○○○

LP-9N, 9HN型

65～100×○○

LP-10,10H型

20～50○○○

WVL-02型

80～400×○○

LP-8RN, 8ARN, 9RN型, 他社定水位弁×○○DS-11N,11LN,16型 ■構造図
（通電時弁開）
ＤＳ-１１Ｎ,１１ＬＮ型■仕ＤＳ-１６型
39

39
φ42

様種類
型式

φ42

製品記号

87(88)(77)78呼び径
Rc1/2 (3/4)
Rc1/2 (3/4)
OUT

IN

DS-11N型:56(63)DS-11LN型:80(80)14(16.5)

写真は DS-11N 型です。

OUT

14(17)

IN

56(63)

質量DS-11N:0.6（0.7）kg
DS-11LN:0.7（0.8）kg（ ）内は呼び径 20

質量 :0.6（0.65）kg（ ）内は呼び径 20

起動電流
保護構造
Cv値

103（108）
18（22）

Rc3/（1）4OUTIN

80（90）

80（90）

質量 :1.1（1.6）kg（ ）内は呼び径 25

製品記号WS22N-F

適用圧力
材質
定格電圧
定格電流
起動電流
保護構造

ＷＳ-２５ＣＮ型■仕173（178）

169（175）

呼び径
適用圧力
材質
定格電圧
定格電流

写真は WS-22CN 型です。

80（90）

質量 :1.5（2）kg（ ）内は呼び径 2518（22）OUT

80（90）

質量 :1.7（2.2）kg（ ）内は呼び径 2518（22）Rc3/（1）4IN

WS25N-D
20・25
0 ～ 1.0MPa（コイルが水平の場合は 0.03 ～ 1.0MPa）
本体（CAC）、要部（SUS・NBR） 本体（SCS）、要部（SUS・NBR）
AC100V 50/60Hz AC200V 50/60Hz 共用
AC100V：0.26A AC200V：0.13A
AC100V：0.76A AC200V：0.38A
防塵、防沫形（IP54 相当）
・屋内用注 2.
呼び径 20：7、呼び径 25：10

様種類
型式

Rc3/（1）
4

本体ステンレス製
WS-25N 型（コイル形状、仕様が異なります。
）
注 1．他の特殊電圧はお問い合わせください。
注 2．屋外で使用する場合は TB-03 型シリーズ端子箱を併用してください。
なお、端子箱付は専用電圧となり、TB-03 型端子箱付の場合は防雨形（IP03 相当）、TB-03C型端子箱付の場合は防塵・防沫形（IP54 相当）となります。

製品記号OUTDS16-D
───

水道法性能基準適合品
本体青銅製
WS-22N 型

Cv値

質量 :1.3（1.8）kg（ ）内は呼び径 25■構造図ＷＳ-２２ＣＮ型

IN

DS11LN-J

15・20
0 ～ 0.75MPa
本体（CAC）、要部（SUS・FKM）
本体（SCS）、要部（SUS・FKM）
1：AC100V 50/60Hz
AC100V 50/60Hz 又は2：AC200V 50/60Hz
AC200V 50/60Hz 専用
AC100V：0.19A AC200V：0.10A
AC100V：0.57A AC200V：0.29A
防塵、防滴形・屋内用注 2.
0.45

様

呼び径

94（100）18（22）OUTIN

DS11N-J□※□内には定格電圧の記号が入ります。

種類
型式

ＷＳ-２５Ｎ型

Rc3/（1）
4WS-22CN,25CN型（通電時弁閉）

定格電圧
定格電流■仕ＷＳ-２２Ｎ型

写真は WS-22N 型です。

材質

管端コア取付可能注1. 本体ステンレス製
DS-11LN 型
DS-16 型

注 1．DS-11LN 型は管端コア内蔵品も製作しています。
注 2．屋外で使用する場合は TB-03 型シリーズ端子箱を併用してください。

■構造図

WS-22N,25N型（通電時弁開）

適用圧力

水道法性能基準適合品
本体青銅製
DS-11N 型

起動電流
保護構造
Cv値

水道法性能基準適合品
本体青銅製
WS-22CN 型
WS22CN-F

本体ステンレス製
WS-25CN 型

WS25CN-D
20・25
0 ～ 1.0MPa（コイルが水平の場合は 0.03 ～ 1.0MPa）
本体（CAC）、要部（SUS・NBR） 本体（SCS）、要部（SUS・NBR）
AC100V 50/60Hz AC200V 50/60Hz 共用
AC100V：0.35A AC200V：0.18A
AC100V：1.30A AC200V：0.65A
防塵、防沫形（IP54 相当）
・屋内用注 2.
呼び径 20：7、呼び径 25：10（コイル形状、仕様が異なります。
）
注 1．他の特殊電圧はお問い合わせください。
注 2．屋外で使用する場合は TB-03 型シリーズ端子箱を併用してください。
なお、端子箱付は専用電圧となり、TB-03 型端子箱付の場合は防雨形（IP03 相当）、TB-03C型端子箱付の場合は防塵・防沫形（IP54 相当）となります。

S240148A 195

5定水位弁（関連商品）

注．WVL-02 型呼び径 250 以上は、WS-22N,22CN 型の呼び径 25 をご使用ください。
他社定水位弁及び寒冷地用定水位弁に使用する場合は WS 型とし、特に寒冷地での使用に当たっては、凍結破損を防ぐため、十分保温してください。ただし、コイル部分は保温しないでください。

WS-40N Type Solenoid Valve (for Water)

WS-40N型［手動機構付電磁弁

製品記号 WS40N-F］

水道法性能基準適合品

停電などの緊急時でも手動機構ニード
ルを回すだけで簡単に通水が可能です。
定水位弁のパイロット電磁弁や散水設備などに最適です。

■特長● 手動開閉機構付で、流体圧力による主● AC100V/200V 共用コイル。
● 管端コア取付可能。
（オプション品）

弁の開閉作動が行えます。
● 弁閉時の水撃を防止する、ウォータハンマ緩和機構付。

■仕定水位弁（関連商品）

5様作動

通電時弁開

製品記号

WS40N-F

呼び径

20

適用流体

水・水道水

流体温度

5～60℃
（管端コア使用の場合5～40℃）

適用圧力

0.03～1.0MPa

弁前後の最小差圧

0.03MPa

許容漏洩量なし（圧力計目視）

Cv値

4

定格電圧

AC100/200Ｖ 50/60Hz AC110/220V 60Hz 共用

定格電流AC100V：0.26A、AC200V：0.13A

起動電流AC100V：0.76A、AC200V：0.38A

絶縁種別

Ｂ種

周囲温度

5～60℃

保護構造

防塵・防沫（IP54相当）
・屋内用（屋外で使用する場合はTB-03型シリーズ端子箱を併用してください。注1.）

端接続JIS Rcねじ注2.

材質

本体（CAC）、ダイヤフラム（NBR）

取付姿勢

水平・垂直（取付配管に対しコイル下向き除く）

本体耐圧性能水圧にて1.75MPa

注1. 端子箱付は専用電圧となり、TB-03型端子箱付の場合は防雨形（IP03相当）、TB-03C型端子箱付の場合は防塵・防沫形（IP54相当）と380頁をご参照ください。）なります。
（端子箱については、
注2. 管端コア付も製作しています。
380頁をご参照ください。
注3. リード線結線方法は、■構造図

689652IN

OUT
11016Rc3/460

質量：1.3kg■手動機構操作方法
ダイヤフラム上部の流体を二次側に逃がすことで、一次側の流体圧力により停電時に電磁弁の開閉作動を行うことができます。
注1. 手 動 機 構を使 用する場 合 、弁 前 後 の 圧力差を0.03MPa以上確保してください。
注2. 手動機構ニードルは４回転以上回さないでください。

196 S240148A

手動機構ニードルを反時計回りで弁開DATA/Level Control Valve (FV Valve)

定水位弁（FV バルブ）関連商品

LB-2N型定水位弁パイロット用ボールタップ
定水位弁（FV バルブ、呼び径 200 以下）に標準で付属の複式タイプの定水位弁パイロット用ボールタップです。定水位弁■仕定水位弁本体呼び径注1．

20 〜 5065 〜 150

200

製品記号

LB2N-F2

LB2N-F5

LB2N-F6

本体と連携で水槽の水位を制御します。

水道水・工業用水

適用流体

材質※定水位弁を交換した場合は、ボールタップも交換してください。

水道法性能基準適合品
寒冷地対応様流体温度

1 〜 60℃

適用圧力0 〜 0.75MPa

本体CAC911 注 2.

フロート

ポリエチレン（砂入り）注 3.
水圧にて 1.75MPa

本体耐圧性能

■寸法表

45

■構造図

M642ING3/435AB

質量（kg）

LB2N-F2
LB2N-F5110

450 ± 101200

500 ± 10

LB2N-F61.05

250

450 ± 10

1.05

15φ1A

OUT75（mm）

製品記号

止水位
B

VD-2N型バキュームブレーカ（定水位弁出口側専用）
定水位弁の出口側配管が長い場合や、■仕

水道法性能基準適合品

様立ち上り配管の場合は不安定な作動をす

製品記号

ることがあります。このような場合は、

呼び径

15 〜 25

適用流体

水道水・工業用水

定水位弁出口直後の配管にバキュームブレーカを設置してください。

流体温度

5 〜 60℃

適用圧力

0.75MPa 以下

開作動性

98.3kPa・A（ー 3.0kPa）以下

閉作動性

111.3kPa・A（10kPa）以上

材質

本体（CAC406C 又は C3604B）、ディスク（NBR）
ボール（ポリエチレン）、ストレーナ（SUS304）

取付姿勢

入口側を下にした垂直取付Ｈ■構造図RAINＤ

注．給水設備・空調設備などの屋内配管に使用する場
合は、VD-5HN 型（198 頁）をご使用ください。

VD2N-F

■寸法表

（mm）

呼び径ADH

質量（kg）

定水位弁（FVバルブ）適用呼び径151／225.4065

0.10

20 〜 32203／4

32.3088

0.16

40 〜 5025

140.4

1000.2965 以上■流量表（空気）

（kg/h）

呼び径-0.003MPa-0.006MPa-0.01MPa

150.941.30

1.65

201.401.95

2.50

251.952.70

3.40●kg/h→m3/h（標準状態）への換算方法（参考）
3 15℃ 1atm）空気の密度 1.226kg/m（m3/h（標準状態）＝上記表の数値（kg/h）
1.226（kg/m3）

S240148A 197

定水位弁（関連商品）

5

注 1．定水位弁本体呼び径 250 以上はお問い合わせください。
注 2．本体ステンレス製は 190 頁をご参照ください。
注 3．フロート SUS 玉も製作しています。

DATA/WV Type Regulating Valve (for Water or Hot Water)

資料/WV 型 調整弁（水・温水用）

注意

設置時や運転に関する注意事項は、それぞれ別に用意された取扱説明書をご覧ください。

■配管例略図（WVR-02型減圧弁の呼び径200以下の例）※中高層ビルでの高置水槽方式による給水の場合

2

WVR-02型
減圧弁
KT型
ストレーナ

止弁

圧力計

圧力計

ゲージコック架台
止弁

逃し弁又は一次圧力調整弁

吹出し管
圧力計

止弁

ゲージコック

ゲージコック

（排出管）
架台

排出管

バイパス管

■取付け及び使用上のポイント

減圧弁（水・温水用）

減圧弁を一段及び多段で使用する時は、減圧弁の一次側直近に水撃防止器を設置してください。
（水撃防止器の選定についてはお問い合わせください。
）

吹出し管及び排出管は排水可能な安全な場所に導いてください。

注 1. 図は WVR-02 型の例ですが、他の機種も同等の配管としてください。
ただし、WVM-02 型、WVMS-02 型の出口配管は、一旦立ち上げてくださ）
い。
（配管例：183 頁をご参照ください。

1.バイパス管
本弁に通水前の水張り、空気抜き、配管内清掃、及び補修時のバイパス運転にバイパス管が必要ですので、上記配管例略

注 2. 垂直配管の場合は、配管例略図と同様の垂直配管が必要であると共に、特に配管質量が弁類に加わらないようにすること、メンテナンススペースを十分にとることが必要です。

図のように止弁を組み入れたバイパス管を設けてください。

7.圧力計

2.直管部
本弁前後には安定作動確保のため、直管部を設けてください。
直管部の長さは配管前後の状態によって異なりますが、呼び本弁の一次側と二次側、さらにバイパス管後の配管の見やすい位置に圧力計を取り付けてください。

8.設置場所制限

径の 10 〜 20 倍が適切です。

電磁弁の場合、腐食性ガス、爆発性ガスが滞留、又は存在す

3.配管支持配管の自重、流体の質量、あるいは連続的な振動、応力、曲る場所では使用しないでください。

げ、その他力学的に望ましくない状態を受けないように、配9.排出管管支持などを設けてください。

メンテナンスを容易にするために二次側止弁手前に排出管を設けてください。特に建物内に設置する場合、同一場所に電4.ストレーナ
本弁の一次側には、ストレーナを取り付けてください。
※網目：国土交通省仕様は、水用 40 メッシュ以上。

5.安全装置
減圧弁、保圧減圧弁の二次側には、二次側圧力の上昇を考慮し、逃し弁や一次圧力調整弁を取り付ける場合があります。
この逃し弁や一次圧力調整弁の設定圧力の目安は、下表程度

気配線、電気器具が設置されている時などには、必ず排出管を取り付けてください。この排出管は、前後の止弁内側の容量を受け入れることができる排水溝まで配管してください。

10.メンテナンススペース
本弁周りには、次に示すメンテナンススペースを設けてください。

口は、その排出量を受け入れることができる排水溝まで配管

Fmとしてください。また、この逃し弁や一次圧力調整弁の排出6.保（ MPa）

減圧弁の設定圧力
0.1 以下0.1 を超え 0.4 未満
0.4 以上 0.6 未満

逃し弁の設定圧力注2．
+0.05（+0.08）+0.08（+0.14）+0.12（+0.2）

0.6 以上 0.8 未満
0.8 以上 1.0 未満
1.0 以上 1.2 以下+0.15（+0.28）
+0.19
+0.23

Hm

■逃し弁又は一次圧力調整弁の設定圧力表

Em

してください。

■メンテナンススペース表

（mm）

呼び径HmEm

Fm

40550600

600

50550600

60065600600

600

80600

600600100800680680

1251000780780

注 1．減圧弁の設定圧力に上記値を加算
注 2．（ ）内 は ソ フ ト シ ー ト 形（SL-37V 〜 40FV,43V,44V 型）に適用（1.0MPa 以下）

150

1200910910

200

140010601060

温250

1500

1200

1200300

1600

130013004001800

1400

1400

結露や凍結の恐れがある場合は、保温材被覆をしてください。
ただし、電磁弁の場合は、パイロット電磁弁のコイル部分を

図はWVR-02型減圧弁の例ですが、他の機種も同等のスペースを確保してください。

保温しないでください。

S240148A

91