Produkt-Datenblatt

Netzverträglichkeitsprüfung mit
HxGN NetWorks Utilities | Electric Power Control
Automatisierte Bearbeitung von Netzanschlussbegehren undDokumentation genehmigter Anlagen im Niederspannungsnetz

Im Rahmen der Energiewende müssen Millionen regenerativer Erzeugungsanlagen wie Windenergie- und Photovoltaikanlagen an die bestehenden Stromnetze angeschlossen
und in diese integriert werden.
Hochgerechnet ca. 315.000 PV-Anlagen wurden 2022 in
Deutschland installiert und damit mussten etwa 400 Anträge pro 100.00 Einwohner und Jahr bearbeitet werden –Tendenz steigend. Des Weiteren besteht ein hoher Bedarf
an privaten Ladepunkten für E-Fahrzeuge. Mutmaßlich ist
bundesweit mit mindestens 500.000 Wallboxen pro Jahrzu sowie einer steigenden Zahl an weiteren neuen Verbrauchern wie Wärmepumpen zu rechnen. Damit kommt auf
Netzbetreiber eine zusätzliche Flut von Anträgen bzw. Anmeldungen pro Jahr zu.
Netzbetreiber stehen durch die rasant ansteigende Zahl an
EEG-Anträgen und Anforderungen der neu zu integrierenden Anlagen vor enormen Herausforderungen. Zum einen
gilt es, die Flut an Anträgen möglichst zügig und effizient zu
bearbeiten, zum anderen muss der Genehmigungsprozess– und letztlich die Kapazität der Mittel- und Niederspannungsnetze – durch eine umfassende Netzverträglichkeitsprüfung abgesichert werden.

Control, bietet Hexagon Netzplanern/innen und Antragsbearbeitern/innen ein leistungsfähiges Werkzeug, daszukünftig alle wesentlichen Berechnungen einer Netzverträglichkeitsprüfung (entsprechend VDE-AR-N 4105)
automatisiert durchführt und die Ergebnisse für eine fachgerechte Bewertung übersichtlich darstellt ausgibt. Diesführt zu einer Entlastung der zuständigen Mitarbeiter/innen und ermöglicht Netzbetreibern eine fristgerechte Erteilung von Einspeisezusagen.

Lastflussrechnungen, Analysen
und Ergebnisvergleich
Zur Ausführung einer Netzverträglichkeitsprüfung erfasst
der Bearbeiter lediglich alle wesentlichen Eingabedaten
zu Antragsteller/in und anvisierter Anlage (z.B. regenerative Erzeugungsanlagen wie Solaranlagen oder Verbrauchsanlagen wie Ladepunkte für Elektrofahrzeuge) in einerübersichtlichen Eingabemaske.

Die Prüfung mit allen Teilschritten erfordert mehrere
Lastflussrechnungen und deren Ergebnisvergleich. Voraussetzung dafür sind die erforderlichen Netzdaten. Vielfach sind Netzplaner/innen und Antragsbearbeiter/innenüberlastet und die Netzverträglichkeitsprüfung ist zudem sehr zeit- und somit auch kostenintensiv, da bisherige Bearbeitungen teils manuell oder mit verschiedensten
Hilfswerkzeugen durchgeführt oder gar Netzdaten in separaten Netzberechnungssystemen nachgebildet oderüberführt werden.
Mit der Netzverträglichkeitsprüfung, einer Funktion desGIS-gestützten HxGN NetWorks Utilities | Electric Power

Netzverträglichkeitsprüfung für eine Photovoltaikanlage in einem
Wohngebiet mit einigen Bestandsanlagen in der Nähe

Automatisierte Netzverträglichkeitsprüfung
Die Netzverträglichkeitsprüfung von Hexagon führt im Hintergrund
mehrere Lastflussrechnungen durch:•Berechnung des Netzes komplett ohne Lasten („Nulllastrechnung“),
um das Ausgangs-Spannungsniveau zu bestimmen (unter Berücksichtigung der realen Mittelspannung und der Stufenstellung ggfs.
ungleich 0,4 kV)•Berechnung des Netzes mit den aktuell vorhandenen Einspeisern ohne
Verbraucher („Bestandsrechnung“)•Berechnung des Netzes mit den aktuell vorhandenen Einspeisern
sowie dem geplanten neuen Einspeiser ohne Verbraucher

Verschiedene Parameter, die für die durchzuführenden Lastflussrechnungengenutzt werden, können dafür bei Bedarf vom Netzbetreiber angepasst werden.
Die ebenso automatisiert ausgeführte Analyse sowie der direkte Ergebnisvergleich der Lastflussrechnungen berücksichtigt dabei•

die Bestimmung der Spannung des Knotens, der ohne / mit derneuen Anlage die höchste (niedrigste) Netzspannung besitzt•

die Bestimmung des Spannungshubs des elektrischen Knotens, der••ohne die neue Anlage gegenüber der Nulllastrechnung den
größten Spannungshub besitzt•

mit der neuen Anlage gegenüber der Nulllastrechnung den
größten Spannungshub besitzt (VDE 4105 < 3%)•

mit der neuen Anlage gegenüber der Bestandsrechnung den
größten Spannungshub besitzt

die Bestimmung der Auslastung und ggf. Überlastung der Betriebsmittel(Leitungen, Transformatoren, Sicherungen)Übersichtliche Visualisierung und Ausgabe der Prüfergebnisse
Die Ergebnisanzeige bietet dem Bearbeiter eine direkte Sicht auf die ermittelten Prüfergebnisse. Die Betriebsmittelauslastung sowie die Spannungshaltung werden deutlich mit Ampelkategorien dargestellt. Sehr hilfreich sowohl für die Beurteilung, als auch für die Kommunikation mit dem
Antragsteller ist die Ausweisung der maximal möglichen Einspeise- oder
Aufnahmeleistung. Zusätzlich werden die maximale Auslastung bezüglich
Stromstärke im Netz und der maximale Spannungshub im Netz sowohl gegenüber der Nullrechnung, als auch gegenüber der Bestandsrechnung mit
und ohne zu prüfender Anlage angezeigt.
Eine Visualisierung der Prüfergebnisse kann neben der Dialogdarstellungauch in der Grafik erfolgen. Die Ergebnisse der Netzverträglichkeitsprüfung
für beantragte EEG-Anlagen können zudem als pdf-Ergebnisreport ausgegeben werden und sind so ideal als Prüfbericht in einen effizienten Prozess
zur Antragsbearbeitung einzubinden. Aussehen und Inhalte der Reports
lassen sich einfach über Templates steuern. Diese können in einem
Template-Designer für die unterschiedlichen Zwecke wie Kundenanschreiben oder interne Dokumentation erstellt und angepasst werden.
Kann eine Anlage genehmigt werden, so genügt ein einfacher Knopfdruck
und sie wird entsprechend im System dokumentiert. Damit fließt sie in die
Berechnungen für nachfolgende Netzverträglichkeitsprüfungen automatischmit ein.

Netzverträglichkeitsprüfung EEG-Anlage
Objektadresse
Antragsteller

Libellenweg 4Lurchingen

Max Muster

Beantragte Leistung:

10 kW

Ergebnis Spannungshaltung:

OKErgebnis Betriebsmittelauslastung:

OKMaximal mögliche Leistung am Verknüpfungspunkt:

60 kW

Zustand des Netzes aktuellV

Minimale Spannung im Netz:

400,81

Maximale Spannung im Netz:

408,20V

Maximale Leitungsauslastung:

50,49%

Maximale Trafoauslastung:

35,42%

Zustand des Netzes mit geplanter Anlage
Minimale Spannung im Netz:

400,89V

0,22% Un

Maximale Spannung im Netz:

408,46V

2,12% Un

0,87

V

0,22 %

Maximale Leitungsauslastung:

52,64%

Maximale Trafoauslastung:

36,40%

Spannungsänderung:

1Januar 11, 2023

Die Ausgabe der Prüfergebnisse kann neben der
Dialogausgabe auch als Prüfbericht inm pdf-Formatausgegeben werden.

Hexagon ist ein weltweit führender Anbieter von Sensoren, Software und autonomen Lösungen. Wir erschließen Daten, um Effizienz, Produktivität undQualität in den Bereichen Industrie, Fertigung, Infrastruktur, Sicherheit und Mobilität zu steigern. Unsere Technologien prägen die städtischen undproduktiven Ökosysteme so, dass sie zunehmend vernetzt und autonom werden – für eine skalierbare und nachhaltige Zukunft.
Hexagons Safety & Infrastructure Division bietet Software für intelligente und sichere Städte (Smart & Safe Cities) und verbessert so das
Leistungsvermögen, die Effizienz und Widerstandsfähigkeit wichtiger Dienste und Dienstleistungen zum Wohle des Gemeinwesens.
Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) beschäftigt rund 20.000 Mitarbeiter in 50 Ländern und erwirtschaftet einen jährlichen Nettoumsatz von ca. 3,9Mrd. €. Weitere Informationen finden Sie unter hexagon.com und folgen Sie uns über @HexagonAB.
© 2023 Hexagon AB and/or its subsidiaries and affiliates. All rights reserved. 01/23

15:16