添付資料５ 地質調査結果（仮称）ふじみ衛⽣組合新リサイクルセンター
施設整備に係る測量及び地質調査業務

地質調査業務報告書
概要版

1. 概要 .............................................................................................................................................. 1
2. ボーリング等調査結果 ................................................................................................................. 3
3. 各種試験結果 ................................................................................................................................ 6
4. 解析等調査 ................................................................................................................................... 8
5. 地質調査業務のまとめ ............................................................................................................... 112023（令和 5）年３⽉

1. 概要（１）業務⽬的「(仮称)ふじみ衛⽣組合新リサイクルセンター施設」整備に先⽴ち、建設⽤地の基礎情報を収集することを⽬的として、4 箇所（施設更新範囲内 2 箇所、範囲外周縁 2 箇所）のボーリング調査・各種試験および解析等調査を⾏った。
（２）業務概要
業務名 ：（仮称）ふじみ衛⽣組合新リサイクルセンター施設整備に係る測量及び地質調査業務
履⾏箇所：調布市深⼤寺東町７丁⽬５０番地３０ ふじみ衛⽣組合（次⾴図参照）
履⾏期間：⾃）令和 4 年 12 ⽉ 24 ⽇ ⾄）令和 5 年 3 ⽉ 31 ⽇
委託者 ：ふじみ衛⽣組合
受託者 ：株式会社エイト⽇本技術開発 東京⽀社〒164-8601 東京都中野区本町五丁⽬ 33 番 11 号
（３）地質調査の概要（１） ア

ボーリング調査 機械ポーリング
うち観測井

（２） イ

4 箇所延べ深度 165m

2 箇所延べ深度 40m

原位置試験

標準貫⼊試験、孔内⽔平載荷試験、現場透⽔試験(揚⽔法)、PS 検層試験
（３） ウ

室内⼟質試験

密度試験、含⽔⽐試験、粒度試験(沈降)、粒度試験(ふるい)、液性限界試験、塑性限界試験、湿潤密度試験、⼀軸圧縮試験、圧密試験

R5-No.4

R5-No.3

施設更新範囲R5-No.2

R5-No.1

図 調査地点略図

1

R5-No.1
更新範囲外
南東側
観測孔設置
コア試料採取R5-No.2
更新範囲内
南 側
孔内載荷試験
現場透⽔試験
室内⼟質試験

R5-No.3
更新範囲内
北東側
PS 検層
孔内載荷試験
現場透⽔試験
室内⼟質試験

R5-No.4
更新範囲外
北 側
観測孔設置

図 現地調査状況

22. ボーリング等調査結果（１）試料状況および地層区分
表⼟（B)

ローム（Lm)武蔵野礫層（Mg)

東京層上部（Tc1, Tsg）

東京層下部
（Tc2, Ts, Tsps, Kg）

上総層群（Kc, Ks, Kg）

図 地質状況（R5-No.1 地点のコア試料）

3

（２）地下⽔の状況

無⽔

2/21

3/14

観測孔設置

⽔位測定→

観測孔仕上後→

初期確認⽔位洗浄
Mg
層の⽔位

Mg 層養⽣無⽔→

初期確認⽔位Mg 層←現場透⽔試験
Tsg 層の⽔位Tsg 層

図 調査に伴う孔内⽔位の変動

4（３）地下⽔観測孔の設置
施設更新範囲外周縁 2 箇所について、武蔵野礫層（Mg）を対象とする地下⽔観測孔を設置した。観
測孔施⼯は、調査ボーリング完了後に、別途打撃式掘削機を使⽤して設置、施⼯後はエアリフトおよび⽔中ポンプによる揚⽔洗浄を⼗分に⾏った。

図 観測孔構造図と53. 各種試験結果（１）孔内⽔平載荷試験
孔内⽔平載荷試験
Tc1 層の降伏圧・変形係数は、沖積粘性⼟並みに低い。

（２）現場透⽔試験
現場透⽔試験
Mg 層の⽔位はほぼ同層の上⾯付近で、被圧していないが、ポンプ揚⽔で⽔位低下できないほど透⽔性が⾼い。
Tsg の透⽔性は Mg よりやや低く、被圧⽔頭も Mg の⽔位より低い。

6

（３）PS 検層

ローム
（Lm)

武蔵野礫層
（Mg)

東京層上部

東京層下部

上総層群

7

4. 解析等調査（１）地質断⾯図
← 南東

北道路側

市役所側

B：埋⼟

・⼤部分がロームからなり、まれにコンクリート等の異物が混⼊。

1⇒⼀度⼈⼿により掘り出された履歴がある埋⼟地盤と判断される。

最⼤約 9m→・⼯学的性状はローム相当、もしくはより弱い。
Lm：ローム・⾵成の⽕⼭灰質粘性⼟主体であるが、空隙も多い。

約 9m・最下部に数⼗ cm の厚さで、砂混じりの部分をしばしば伴う。
・N 値は 1 3 程度で、構造物の基礎地盤として脆弱。

Mg：武蔵野礫層

・扇状地成の礫層で、細粒分が乏しい。

約 9m

・N 値は⼤部分が 50 超、基礎地盤としての強度は⼗分期待できる。
・未固結で透⽔性が⾼く、湧⽔対策、掘削⾯の崩壊等に注意が必要。

Tc1・Tsg：

・いわゆる下末吉相当の礫層とそれを覆う浅海成の粘性⼟。

東京層（上部）

・Tc1 は N 値が最⼩で 2 3 程度とぜい弱だが、厚さは 1 3m 程度。

約 5m

・Tsg は厚さ 1 2m 程度、被圧⽔位は Mg 層の⾃然⽔位より低い。

Ts・Tc2・Tsp：

・海⾯上昇期の れ⾕堆積物で、上下・側⽅への層相変化が激しい。

東京層（上部）

・基底部付近は軽⽯が密集する中砂（Tsp）からなる。

約 8m

・洪積層としては全体に脆弱で、構造物基礎地盤としてはやや弱い。

Kc ・ Ks ・ Kg ：・90 120 万年前に堆積した下部洪積層で、若⼲傾斜する地質構造を⽰す。

上総層群

・粘性⼟部（Kc）・砂部（Ks）ともにやや不均質（Ts/Tc2 と類似）。

12m 以上・粘性⼟部を含め固結が進み、基礎地盤としての強度は期待できる。

8（２）設計⽤地盤定数と⽀持層・耐震設計上の基盤⾯の設定
今回のボーリング及び各種試験結果と既往地質調査のボーリング及び各種試験結果より、調査地の地盤定数を、下表の通りとりまとめた。
図 各地層の地盤定数の提案値
地層区分
地層名記号

代表N値

単位体積重量3γt (kN/m )

粘着力
2c (kN/m )せん断抵抗角変形係数φ（°）

E (MN/m )2

透水係数k (m/sec)

埋土層

B

21410206.41.6E-05

ローム

Lm2135606.43.2E-04武蔵野礫層

Mg362103725.28.2E-04

上部粘性土層Tc1516100014.0-

礫層

Tsg50

2103735.04.3E-05

第一砂層

Ts251803417.5-

下部粘性土層Tc2

2218137015.4-

第二砂層

Tsp

41

1903428.7-

粘性土層

Kc

4418275030.8-

軽石層

Kp251203417.5-

砂層

Ks50

1903735.0-

礫層

Kg

50

2103635.0-

現世

東京層
更新世

上総層群

Mg 層は修正 N 値=30 以上を⽰す部分が概ね 4〜5m 程度で分布しており、⽀持層相当の地層と判断できる。ただし、Mg 層の最上部は N 値が 30 未満と低くなっている箇所があるので、⽀持層ラインはMg 層のうち、N 値 30 以上となるラインとする必要がある。
耐震設計上の基盤⾯は、R5-No.3 地点における PS 検層の結果より、せん断弾性波速度 Vs=300m/s程度以上を⽰す地層として、Tsg 層の上⾯に設定される（R5-No.3 地点の Tc1 層は周辺と⽐べてややN 値が⾼く、Vs＜300m/s となる可能性も想定されるため）。

9（３）施設計画・設計上の留意事項等①地下階等の掘削深度が概ね 9m 以内で施設を計画する場合、直下に分布する武蔵野礫層（Mg）が構造物基礎地盤になると期待される（下図⾚）。Mg 層は礫を多く含み透⽔性も⾼いため、杭基礎等を計画する場合、その点を考慮して⼯法を選定する必要がある。
②地下⽔で飽和した Mg 層を掘削してピット等を設置する場合、同層の透⽔性が⾼く、施⼯時の排⽔が困難となる状況が想定される。掘削⾯の⾃⽴、周辺既存施設への影響等をも考慮すると、⽮板や連壁等による⼟留の併⽤が必要となる可能性が⾼く、その設置⼯法についても、検討が必要となる。
③武蔵野礫層直下の東京層の強度がやや低いため、ピット階の⽀持層は、上総層群の分布深度（概ね地表⾯下 35m）まで深くなる可能性がある（下図ピンク）。
④武蔵野礫層に⼟留や遮⽔壁を併⽤して排⽔を⾏う場合、周辺における地下⽔位低下や、それに伴う地盤変位等に関しても、⼗分注意が必要と考えられる。排⽔を⾏わず場所打ちコンクリート杭等を打設する場合は、セメント成分等の周辺地盤への拡散についても、留意が望まれる。これらの課題に関しては、本業務で設置した周辺 2 箇所の観測孔等を使⽤して、地下⽔位・⽔質の監視を⾏いながら施⼯することが望まれる。
⑤地下階等の掘削発⽣⼟は、場外にその流⽤・処分先を確保しておくことが望まれる。また R5-No.2地点で厚く確認された埋⼟は、⼤部分が周辺の⾃然地盤（ローム）と同質のものであるが、周辺における調査・対策の履歴を考慮して、その性状の把握と適正処理が求められる可能性がある。

新施設
地上建屋← 南東埋⼟の形状と性状
発⽣⼟の処理先

北→

市役所側

道路側
新施設
地下階

▼新施設

地下⽔で飽和ピット

⾼い透⽔性

Tsg 層の ▼
被圧⽔位

⼟留め
遮⽔壁

ピット部の杭基礎図 施設計画・設計上の課題

10

Mg 層の地下⽔位
地下階の杭基礎

5. 地質調査業務のまとめ
・調査地の地下は浅部より順に、ローム（約 9m）、武蔵野礫層（約 9m）、東京層上部（約 5m）、東京層下部（5 8m 程度）、上総層群（12m 以上）に区分される。
・表⼟・埋⼟は概ね 1m 前後であるが、局所的に地表⾯より下 9m よりも深くまで連続する。埋⼟の⼤部分は基質部がロームからなり、過去における周辺の掘削・埋め戻しによるものと推定される。
・武蔵野礫層は、構造物基礎地盤としての強度と厚さが期待できるが、透⽔性が⾮常に⾼い箇所がみられる。
・東京層は粘⼟・砂礫・砂等が互層状で、薄い地層が不規則に変化する。粘性⼟部の強度はやや低く、構造物基礎地盤として強度が不⾜する可能性がある。
・上総層群は粘性⼟（固結シルト）部を含め、構造物基礎地盤としての強度が期待できる。
・各種調査・試験の結果をふまえて、設計⽤地盤定数の提案を⾏った。
・武蔵野礫層を対象帯⽔層とする構造の観測孔を、施設更新予定範囲を挟む南北両側に設置した。
・以上の調査結果をまとめ、施設計画・設計上の留意事項をとりまとめた。特に武蔵野礫層の掘削に際しては、湧⽔対策および周辺の地下⽔位・⽔質に関する留意が望まれる。
以上

11