資料番号：SA設-19-3 改2

玄海原子力発電所／東海第二発電所

基本設計比較表

【対象項目：

６１条

玄海原子力発電所 ３／４号炉】

2017年10月30日
日本原子力発電株式会社

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

東海第二発電所

10. その他発電用原子炉の附属施設

10. その他発電用原子炉の附属施設

10.9 緊急時対策所

10.9 緊急時対策所

10.9.2 重大事故等時

10.9.2 重大事故等時

10.9.2.1 概 要

10.9.2.1 概 要(1) 代替緊急時対策所 記載内容割愛

備考

記載の相違（代替緊急時対策所）
・東二は，「代替緊急時対策所」を設置していない。以下，「※1」と記載。

(2) 緊急時対策所(緊急時対策棟内)
緊急時対策所(緊急時対策棟内)は、重大事故等が発生した場合においても当該事

緊急時対策所は，重大事故等が発生した場合においても当該事故等に対処するた故等に対処するために必要な指示を行う要員がとどまることができるよう、適切な措めに必要な指示を行う要員がとどまることができるよう，適切な措置を講じた設計置を講じた設計とするとともに、重大事故等に対処するために必要な情報を把握できとするとともに，重大事故等に対処するために必要な情報を把握できる設備及び発る設備及び発電所内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必電所内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な設備を設

要な設備を設置又は保管する設計とする。また、重大事故等に対処するために必要な置又は保管する設計とする。また，重大事故等に対処するために必要な数の要員を

数の要員を収容できる設計とする。

収容できる設計とする。

緊急時対策所(緊急時対策棟内)の概略系統図を第 10.9.6 図から第 10.9.11 図に示

緊急時対策所の系統概要図を第 10.9−1 図から第 10.9−6 図に示す。

す。

10.9.2.2 設計方針

記載表現の相違（緊急時対策所棟内）
・玄海は「緊急時対策所棟内」に緊急時対策所を設置
・東二は「緊急時対策所」が単独建屋であるため記載削除。以下，「※2」と記載

記載表現の相違（概要系統図）
・東二は，系統概要図で統一，資料番号整合，関連手順と整合10.9.2.2 設計方針

(1) 代替緊急時対策所 記載内容割愛

記載の相違（代替緊急時対策所）※1(2) 緊急時対策所(緊急時対策棟内)
緊急時対策所(緊急時対策棟内)は、重大事故等が発生した場合においても当該事

緊急時対策所は，重大事故等が発生した場合においても当該事故等に対処するた故等に対処するための適切な措置が講じられるよう、その機能に係る設備を含め、基めの適切な措置が講じられるよう，その機能に係る設備を含め，基準地震動による準地震動による地震力に対し、機能を喪失しないようにするとともに、基準津波の影

地震力に対し，機能を喪失しないようにするとともに，基準津波の影響を受けない

響を受けない設計とする。地震及び津波に対しては、「1.4.2 重大事故等対処施設の設計とする。地震及び津波に対しては，「1.3.2 重大事故等対処施設の耐震設計」

耐震設計」及び「1.5.2 重大事故等対処施設の耐津波設計」に基づく設計とする。

及び「1.4.2 重大事故等対処施設の耐津波設計」に基づく設計とする。

また、緊急時対策所(緊急時対策棟内)の機能に係る設備は、中央制御室との共通要緊急時対策所の機能に係る設備は，中央制御室との共通要因により同時に機能喪因により同時に機能喪失しないよう、中央制御室に対して独立性を有する設計とする

失しないよう，中央制御室に対して独立性を有する設計とするとともに，中央制御とともに、中央制御室とは離れた位置に設置又は保管する設計とする。

室とは離れた位置に設置又は保管する設計とする。

緊急時対策所(緊急時対策棟内)は、重大事故等に対処するために必要な指示を行

緊急時対策所は，重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員に加え，原う要員に加え、原子炉格納容器の破損等による発電所外への放射性物質の拡散を抑制

子炉格納容器の破損等による発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための対策

記載表現の相違（緊急時対策所棟内）※2

・項目番号の相違

記載表現の相違（緊急時対策所棟内）※2

1／27

玄海原子力発電所／東海第二発電所

基本設計比較表

【対象項目：

６１条

玄海原子力発電所 ３／４号炉】

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

東海第二発電所するための対策に対処するために必要な数の要員を含め、重大事故等に対処するために対処するために必要な数の要員を含め，重大事故等に対処するために必要な数のに必要な数の要員を収容することができる設計とする。

要員を収容することができる設計とする。

備考

重大事故等が発生し、緊急時対策所(緊急時対策棟内)の外側が放射性物質により汚重大事故等が発生し，緊急時対策所の外側が放射性物質により汚染したような状

記載表現の相違（緊急時対策所棟内）※2

染したような状況下において、対策要員が緊急時対策所(緊急時対策棟内)の外側から況下において，対策要員が緊急時対策所の外側から緊急時対策所建屋内に放射性物

室内に放射性物質による汚染を持ち込むことを防止するため、身体サーベイ及び作業質による汚染を持ち込むことを防止するため，身体の汚染検査及び作業服の着替え

服の着替え等を行うための区画を設置する設計とする。身体サーベイの結果、対策要等を行うための区画を設置する設計とする。身体の汚染検査の結果，対策要員の汚員の汚染が確認された場合は、対策要員の除染を行うことができる区画を、身体サー染が確認された場合は，対策要員の除染を行うことができる区画を，身体の汚染検ベイを行う区画に隣接して設置する設計とする。

査を行う区画に隣接して設置する設計とする。

記載表現の相違（室内）・東二は「緊急時対策所建屋内」で記載統一
記載表現の相違（身体サーベイ）
・東二は，技術的能力，補足説明資料を含め「身体の汚染検査」で用語を統一(KK「身体サーベイ」)＊着替え「等」：マスク，線量計，ヘルメッ
ト，安全帯の着脱

a. 居住性を確保するための設備（１） 居住性の確保

重大事故等が発生した場合においても、当該事故等に対処するために必要な指示

重大事故等時においても，当該事故等に対処するために必要な指示を行う要員がを行う要員等がとどまることができるよう、緊急時対策所(緊急時対策棟内)の居住性

とどまることができるよう，緊急時対策所の居住性の確保として重大事故等対処設を確保するための設備として、以下の重大事故等対処設備(居住性の確保)を設ける。

備（緊急時対策所非常用換気設備及び緊急時対策所加圧設備による放射線防護，緊急時対策所内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の測定並びに放射線量の測定）を設け

記載表現の相違・項目番号の整理・東二の技術的能力手順名と整合・記載の整合・適正化
記載表現の相違（緊急時対策所棟内）※2
記載表現の相違・東二の技術的能力手順名と整合る。
重大事故等対処設備(居住性の確保)として、緊急時対策所遮へい(緊急時対策棟

重大事故等対処設備（緊急時対策所非常用換気設備及び緊急時対策所加圧設備に内)、緊急時対策所(緊急時対策棟内)の緊急時対策所換気設備、酸素濃度計、二酸化よる放射線防護，緊急時対策所内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の測定並びに放射炭素濃度計、緊急時対策所エリアモニタ及び可搬型エリアモニタを使用する。

線量の測定）として緊急時対策所遮蔽，緊急時対策所の緊急時対策所非常用換気設
備，緊急時対策所加圧設備，緊急時対策所用差圧計，酸素濃度計，二酸化炭素濃度計，緊急時対策所エリアモニタ及び可搬型モニタリング・ポストを使用する。

緊急時対策所(緊急時対策棟内)の居住性については、想定する放射性物質の放出量

緊急時対策所の居住性については，想定する放射性物質の放出量等を東京電力株等を東京電力株式会社福島第一原了力発電所事故と同等とし、かつ、
緊急時対策所(緊式会社福島第一原子力発電所事故と同等とし，かつ緊急時対策所内でのマスクの着急時対策棟内)内でのマスクの着用、交代要員体制、安定よう素剤の服用及び仮設設用，交代要員体制，安定よう素剤の服用及び仮設設備を考慮しない条件においても，備を考慮しない条件においても、緊急時対策所(緊急時対策棟内)にとどまる要員の実

緊急時対策所にとどまる要員の実効線量が事故後 7 日間で 100mSv を超えないこと

効線量が事故後 7 日間で 100mSv を超えないことを判断基準とする。

を判断基準とする。

記載表現の相違（遮へい）・東二は「遮蔽」（KK も同様）として用語の統一。以下，「※3」と記載。
設備名称の相違・東二は「加圧設備」を「非常用換気設備」に含めず個別記載としている。（KK も同様）以下，「※4」と記載。
・東二は，災害対策本部内の正圧維持の観点から，「差圧計」を SA 設備とした。以下，「※5」と記載。(KK も同様)＊「災害対策本部内」：「災害対策本部室」に「宿泊・休憩室」を含めた要員が居住する区画を指す名称。以下，「※6」と記載。

㏍との相違（文末：判断基準とする）
・㏍は，文末を｢超えない設計とする｣記載
・東二は 61 条規制要求（1.ｅ④）に基づき「判断基準とする」と記載とした。

2／27

玄海原子力発電所／東海第二発電所

基本設計比較表

【対象項目：

６１条】

玄海原子力発電所 ３／４号炉(a) 緊急時対策所遮へい(緊急時対策棟内)及び緊急時対策所換気設備

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

東海第二発電所
ａ． 緊急時対策所非常用換気設備及び緊急時対策所加圧設備による放射線防護

緊急時対策所遮へい(緊急時対策棟内)は、重大事故等が発生した場合において、緊緊急時対策所遮蔽は，重大事故等時において，緊急時対策所の気密性，緊急時対急時対策所(緊急時対策棟内)の気密性及び緊急時対策所換気設備の性能とあいまっ

策所非常用換気設備及び緊急時対策所加圧設備の性能とあいまって，居住性に係るて、居住性に係る判断基準である緊急時対策所(緊急時対策棟内)にとどまる要員の実判断基準である緊急時対策所にとどまる要員の実効線量が事故後7日間で100mSvを

効線量が事故後 7 日間で 100mSv を超えない設計とする。

超えない設計とする。

緊急時対策所(緊急時対策棟内)の緊急時対策所換気設備は、重大事故等が発生した

緊急時対策所の緊急時対策所非常用換気設備及び緊急時対策所加圧設備は，重大場合において、緊急時対策所(緊急時対策棟内)内への希ガス等の放射性物質の侵入を事故等時において，緊急時対策所内への希ガス等の放射性物質の侵入を低減又は防低減又は防止するため適切な換気設計を行い、緊急時対策所(緊急時対策棟内)の気密止するため適切な換気設計を行い，緊急時対策所の気密性及び緊急時対策所遮蔽の性及び緊急時対策所遮へい(緊急時対策棟内)の性能とあいまって、居住性に係る判断

性能とあいまって,居住性に係る判断基準である緊急時対策所にとどまる要員の実基準である緊急時対策所(緊急時対策棟内)にとどまる要員の実効線量が事故後 7 日

効線量が事故後7日間で100mSvを超えない設計とする。なお，緊急時対策所非常用換

間で 100mSv を超えない設計とする。なお、換気設計に当たっては、緊急時対策所(緊気設備及び緊急時対策所加圧設備の設計に当たっては，緊急時対策所の建物の気密

急時対策棟内)の建物の気密性に対して十分な余裕を考慮した設計とする。また、緊性に対して十分な余裕を考慮した設計とする。また，緊急時対策所外の火災により急時対策所(緊急時対策棟内)外の火災により発生する燃焼ガス又は有毒ガスに対す発生する燃焼ガス又は有毒ガスに対する換気設備の隔離及びその他の適切に防護す

る換気設備の隔離その他の適切に防護するための設備を設ける設計とする。

るための設備を設ける設計とする。

緊急時対策所(緊急時対策棟内)の緊急時対策所換気設備として、緊急時対策所非常緊急時対策所の緊急時対策所非常用換気設備及び緊急時対策所加圧設備として用空気浄化ファン、緊急時対策所非常用空気浄化フィルタユニット及び緊急時対策所

緊急時対策所非常用送風機，緊急時対策所非常用フィルタ装置，緊急時対策所加圧

加圧設備を設置又は保管する設計とする。

設備及び緊急時対策所用差圧計を設置又は保管する設計とする。

具体的な設備は、以下のとおりとする。

具体的な設備は，以下のとおりとする。

・緊急時対策所遮へい(緊急時対策棟内)(3 号及び 4 号炉共用)・緊急時対策所遮蔽

・緊急時対策所非常用空気浄化ファン(3 号及び 4 号炉共用)・緊急時対策所非常用送風機

・緊急時対策所非常用空気浄化フィルタユニット(3 号及び 4 号炉共用)・緊急時対策所非常用フィルタ装置

・緊急時対策所加圧設備(3 号及び 4 号炉共用)・緊急時対策所加圧設備・緊急時対策所用差圧計(b) 緊急時対策所(緊急時対策棟内)内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の測定

ｂ．緊急時対策所内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の測定

緊急時対策所(緊急時対策棟内)には、室内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度が活動に

緊急時対策所には，災害対策本部内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度が活動に支障支障がない範囲にあることを把握できるよう酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計をがない範囲にあることを把握できるよう，酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計を保管保管する設計とする。

する設計とする。

具体的な設備は、以下のとおりとする。

備考
記載表現の相違・東二の技術的能力手順名と整合・記載の整合・適正化
記載表現の相違（緊急時対策所棟内）※2，（遮へい）※3
設備名称の相違（東二：加圧設備）※4

設備名称の相違（東二：加圧設備）※4
記載表現の相違（緊急時対策所棟内）※2，（遮へい）※3
・記載の整合・適正化＊希ガス「等」：放射性よう素及び粒子状の放射性物質＊［低減又は防止］
災害対策本部内は加圧設備によって希ガ
ス，粒子状物質の侵入を防止，それ以外の区画は非常用換気設備によって粒子状物質の侵入を低減する設計とする。

記載表現の相違（緊急時対策所棟内）※2
設備名称の相違（東二：加圧設備）※4
設備の相違（東二：差圧計）※5

記載表現の相違（遮へい）※3
設備名称の相違
設備名称の相違（共用）・東二は，共用なし

設備の相違（東二：差圧計）※5

記載表現の相違（緊急時対策所棟内）※2（災害対策本部内）※6

具体的な設備は，以下のとおりとする。

3／27

玄海原子力発電所／東海第二発電所

基本設計比較表

【対象項目：

６１条】

玄海原子力発電所 ３／４号炉

東海第二発電所

・酸素濃度計(3 号及び 4 号炉共用)・酸素濃度計・二酸化炭素濃度計(3 号及び 4 号炉共用)・二酸化炭素濃度計(c) 放射線量の測定

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

緊急時対策所には，災害対策本部内への希ガス等の放射性物質の侵入を低減又は又は防止するための確実な判断ができるよう放射線量を監視、測定する緊急時対策所防止するための確実な判断ができるよう，放射線量を監視，測定する緊急時対策所

エリアモニタ及び加圧判断に使用する可搬型エリアモニタを保管する設計とする。

エリアモニタ及び可搬型モニタリング・ポストを保管する設計とする。

緊急時対策所エリアモニタの指示値は、緊急時対策所(緊急時対策棟内)内にて容易

緊急時対策所エリアモニタの指示値は，
緊急時対策所の災害対策本部内にて容易，

かつ確実に把握できる設計とする。また、可搬型エリアモニタの指示値は、無線によかつ確実に把握できる設計とする。また，可搬型モニタリング・ポストの指示値は，り伝送し、緊急時対策所(緊急時対策棟内)内で監視できる設計とする。

衛星系回線により伝送し，
緊急時対策所の災害対策本部内で監視できる設計とする。

具体的な設備は、以下のとおりとする。

具体的な設備は，以下のとおりとする。

・緊急時対策所エリアモニタ(3 号及び 4 号炉共用)・緊急時対策所エリアモニタ

・可搬型エリアモニタ(3 号及び 4 号炉共用)・可搬型モニタリング・ポスト（8.1 放射線管理設備）(a) 情報収集のための設備

設備名称の相違（共用）・東二は，共用なし

ｃ．放射線量の測定

緊急時対策所(緊急時対策棟内)には、室内への希ガス等の放射性物質の侵入を低減

ｂ．重大事故等に対処するために必要な指示及び通信連絡に関わる設備

備考（２） 必要な情報の把握及び通信連絡
ａ．必要な情報の把握

緊急時対策所(緊急時対策棟内)には、重大事故等が発生した場合においても当該事

緊急時対策所には，重大事故等時においても当該事故等に対処するために必要な故等に対処するために必要な指示ができるよう、重大事故等に対処するために必要な指示ができるよう，重大事故等に対処するために必要な情報を把握できる設備とし情報を把握できる設備として、以下の重大事故等対処設備(情報の把握)を設ける。

て重大事故等対処設備(必要な情報の把握)を設ける。

重大事故等対処設備(情報の把握)として、重大事故等に対処するために必要な情報

重大事故等対処設備(必要な情報の把握)として重大事故等に対処するために必を中央制御室内の運転員を介さずに緊急時対策所(緊急時対策棟内)において把握で要な情報を中央制御室内の運転員を介さずに緊急時対策所において把握できる情きる情報収集設備を使用する。

報収集設備を使用する。

緊急時対策所(緊急時対策棟内)の情報収集設備として、事故状態等の必要な情報を

緊急時対策所の情報収集設備として事故状態等の必要な情報を把握するために把握するために必要なパラメータ等を収集し、緊急時対策所(緊急時対策棟内)で表示

必要なパラメータ等を収集し，緊急時対策所の災害対策本部内で表示できるよう，できるよう、緊急時運転パラメータ伝送システム(SPDS)及び SPDS データ表示装置をデータ伝送装置，緊急時対策支援システム伝送装置及びＳＰＤＳデータ表示装置

設置する設計とする。

で構成する安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）（以下「安全パラメータ表示

記載表現の相違（緊急時対策所棟内）※2（災害対策本部内）※6
設備名称の相違
記載表現の相違（加圧判断に使用する）
・東二の加圧判断(希ガス等の放射性物質の侵入防止)は「緊急時対策所エリアモニ
タ」及び「可搬型モニタリング・ポスト」
両方用いるのに対し，玄海は可搬型エリ
アモニタを「加圧判断に使用する」としている。
（KK も同様）
・「可搬型モニタリング・ポスト」の名称は第 60 条と整合
記載表現の相違（緊急時対策所棟内）※2（災害対策本部内）※6
設備名称の相違
設備の相違（無線）・東二は衛星系回線を使用

設備名称の相違（共用）・東二は，共用なし
・可搬型モニタリング・ポストは「8.1 放射線管理設備」記載
記載表現の相違・項目番号の整理・東二の技術的能力手順名と整合・記載の整合・適正化
記載表現の相違（緊急時対策所棟内）※2＊事故状態「等」：風向，風速，波高＊パラメータ「等」：警報表示，系統の状態
記載表現の相違（災害対策本部内）※6
設備名称，記載表現の相違
・「安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）：データ伝送装置，緊急時対策支援シ

4／27

玄海原子力発電所／東海第二発電所

基本設計比較表

【対象項目：

玄海原子力発電所 ３／４号炉

６１条】

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

東海第二発電所システム（ＳＰＤＳ）」という。
）を設置する設計とする。

緊急時運転パラメータ伝送システム(SPDS)の電源は、ディーゼル発電機に加えて、

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）のうち，データ伝送装置の電源は，非全交流動力電源が喪失した場合においても、代替電源設備である大容量空冷式発電機

常用交流電源設備である非常用ディーゼル発電機に加えて，全交流動力電源が喪失から給電できる設計とする。

した場合においても，常設代替交流電源設備である常設代替高圧電源装置又は可搬型代替交流電源設備である可搬型代替低圧電源車から給電できる設計とする。

具体的な設備は、以下のとおりとする。

具体的な設備は，以下のとおりとする。

・緊急時運転パラメータ伝送システム(SPDS)(3 号及び 4 号炉共用)

・安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）（10.12 通信連絡設備）

・SPDS データ表示装置(3 号及び 4 号炉共用)

・常設代替高圧電源装置（10.2 代替電源設備）

・大容量空冷式発電機(10.2 代替電源設備)

・可搬型代替低圧電源車（10.2 代替電源設備）

その他、設計基準事故対処設備である非常用電源設備のディーゼル発電機を重大事故等対処設備として使用する。

(b) 通信連絡のための設備

その他，設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備の非常用ディーゼル発

備考
ステム伝送装置及びＳＰＤＳデータ表示装置の三つの設備で構成する総称名（第 62 条と整合）
設備名称の相違
記載表現の相違
設備の相違（大容量空気冷却式発電機）
・東二は，代替電源設備として常設代替高圧
電源装置及び可搬型代替低圧電源車

・安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）
は「10.12 通信連絡設備」記載
設備名称の相違（共用）・東二は，共用なし
設備の相違
設備名称，記載表現の相違

電機を重大事故等対処設備として使用する。

ｂ．通信連絡

緊急時対策所(緊急時対策棟内)には、重大事故等が発生した場合においても発電

緊急時対策所には，重大事故等時においても発電所の内外の通信連絡をする必要

所の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うための設備として、以のある場所と通信連絡を行うための設備として重大事故等対処設備（通信連絡）を下の重大事故等対処設備(通信連絡)を設ける。

設ける。

重大事故等対処設備(通信連絡)として、緊急時対策所(緊急時対策棟内)から中央

重大事故等対処設備(通信連絡)として緊急時対策所から中央制御室，屋内外の制御室、屋内外の作業場所、本店、国、地方公共団体、その他関係機関等の発電所

作業場所，本店（東京），国，地方公共団体，その他関係機関等の発電所の内外のの内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うため、通信連絡設備を使

通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うため，通信連絡設備を使用する。

記載表現の相違・東二の技術的能力手順名と整合・記載の整合・適正化
記載表現の相違（緊急時対策所棟内）※2・（東京）の記載追加（62 条コメント反映）＊その他関係機関「等」：警察，消防，海保用する。
緊急時対策所(緊急時対策棟内)の通信連絡設備として、携帯型通話設備、衛星携

緊急時対策所の通信連絡設備として衛星電話設備（固定型），衛星電話設備（携帯電話設備、無線連絡設備及び統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設帯型），無線連絡設備（携帯型），携行型有線通話装置及び統合原子力防災ネット

備を設置又は保管する設計とする。

ワークに接続する通信連絡設備（テレビ会議システム，ＩＰ電話及びＩＰ−ＦＡＸ）

具体的な設備は、以下のとおりとする.
・携帯型通話設備(3 号及び 4 号炉共用)(10.12 通信連絡設備 10.12.2 重大
事故等時)
・衛星携帯電話設備(3 号及び 4 号炉共用)(10.12 通信連絡設備 10.12.2 重大事故等時)
・無線連絡設備(3 号及び 4 号炉共用)(10.12 通信連絡設備 10.12.2 重大事
故等時)・統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備(3 号及び 4 号炉共

設備名称の相違
・ＳＡ設備内容の相違を設置又は保管する設計とする。
具体的な設備は，以下のとおりとする。
・衛星電話設備（固定型）（10.12 通信連絡設備）
・衛星電話設備（携帯型）（10.12 通信連絡設備）
・無線連絡設備（携帯型）（10.12 通信連絡設備）

設備名称の相違
設備名称の相違（共用）・東二は，共用なし
・東二は，設計仕様等「10.12 通信連絡設備」
として包括して記載（KK も同様）

・携行型有線通話装置（10.12 通信連絡設備）
・統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（テレビ会議システム，
ＩＰ電話及びＩＰ−ＦＡＸ）（10.12 通信連絡設備）

5／27

玄海原子力発電所／東海第二発電所

基本設計比較表

【対象項目：

６１条

玄海原子力発電所 ３／４号炉】

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

東海第二発電所

備考

用)(10.12 通信連絡設備 10.12.2 重大事故等時)

c. 代替電源設備からの給電（３） 代替電源設備からの給電
ａ．緊急時対策所用代替電源設備による給電

緊急時対策所(緊急時対策棟内)は、代替電源設備からの給電を可能とするよう、以下の重大事故等対処設備(電源の確保)を設ける。

緊急時対策所は，代替電源設備からの給電を可能とするように重大事故等対処設
備（緊急時対策所用代替電源設備による給電）を設ける。

全交流動力電源が喪失した場合の重大事故等対処設備(電源の確保)として、緊急時

全交流動力電源が喪失した場合の重大事故等対処設備（緊急時対策所用代替電源

対策所用発電機車、緊急時対策所用発電機車用燃料油貯蔵タンク及び緊急時対策所用設備による給電）として緊急時対策所用発電機，緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵

発電機車用給油ポンプを使用する。

タンク及び緊急時対策所用発電機給油ポンプを使用する。

緊急時対策所用発電機車は、1 台で緊急時対策所(緊急時対策棟内)に給電するために必要な発電機容量を有するものを、予備も含めて 3 台保管することで、多重性を有緊急時対策所用発電機は，1個で緊急時対策所に給電するために必要な発電機容量を有するものを，2個設置することで，多重性を有する設計とする。

する設計とする。

緊急時対策所用発電機車は、緊急時対策所用発電機車用燃料油貯蔵タンクより、緊急時対策所用発電機車用給油ポンプを用いて、燃料を補給できる設計とする。

緊急時対策所用発電機は，緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンクより緊急時対策所用発電機給油ポンプを用いて，燃料を補給できる設計とする。

具体的な設備は、以下のとおりとする。

具体的な設備は，以下のとおりとする。

・緊急時対策所用発電機車(3 号及び 4 号炉共用)・緊急時対策所用発電機

・緊急時対策所用発電機車用燃料油貯蔵タンク(3 号及び 4 号炉共用)・緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンク

・緊急日寺対策所用発電機車用給油ポンプ(3 号及び 4 号炉共用)・緊急時対策所用発電機給油ポンプ

ディーゼル発電機は、設計基準事故対処設備であるとともに、重大事故等時におい非常用ディーゼル発電機は，設計基準事故対処設備であるとともに，重大事故等ても使用するため、「1.1.7 重大事故等対処設備に関する基本方針」に示す設計方針

時においても使用するため，「1.1.7 重大事故等対処設備に関する基本方針」に示を適用する。

す設計方針を適用する。

ただし、多様性、位置的分散等を考慮すべき対象の設計基準事故対処設備はないこ

ただし，多様性及び位置的分散を考慮すべき対象の設計基準事故対処設備はなとから、「1.1.7 重大事故等対処設備に関する基本方針」のうち多様性、位置的分散いことから，「1.1.7 重大事故等対処設備に関する基本方針」のうち，多様性及び等の設計方針は適用しない。

位置的分散の設計方針は適用しない。

携帯型通話設備、衛星携帯電話設備、無線連絡設備及び統合原子力防災ネットワー

記載表現の相違・項目番号の整理・東二の技術的能力手順名と整合・記載の整合・適正化
記載表現の相違（緊急時対策所棟内）※2

可搬型モニタリング・ポストは，「8.1 放射線管理設備」に示す。

設備の相違（緊急時対策所用発電機車）
・東二は，建屋内に SA 設備として「発電機」を設置。以下，「※7」と記載。
（㏍は電源車 2 台１ｾｯﾄ 5 台）
記載表現，設備名称の相違
・東二の発電機は，多重化要求の 2 個以外に
故障，点検のための予備は持たない設計
・東二は個数単位で統一。以下，「※8」と記載。
（KK は「台」）・東二は，常設発電機のため「保管」ではな
く「設置する」と記載

設備の相違（緊急時対策所用発電機車）※7
設備名称の相違
設備名称の相違（共用）・東二は，共用なし＊東二：「緊急時対策所用Ｍ／Ｃ」
東二は「緊急時対策所用Ｍ／Ｃ」を当初Ｓ
Ａ主要設備としていたが，第 57 条との整合によりＳＡ関連設備(交流電路)へ変更。
【ＳＡ主要設備と関連設備の整理】
61 条及び 57 条の SA 設備の考え方は，SA 時に給電する必要のある配電盤は SA 設備であり，主要設備と関連設備の記載方針は，規制要求が直接ある設備の内，代替電源設備か
ら最初に給電さ れる配電盤を主要設備とし，その他 SA 時に給電する必要がある配電
盤は関連設備とする。

設備名称, 記載表現の相違

・可搬型モニタリング・ポストは「8.1 放射線管理設備」記載

6／27

玄海原子力発電所／東海第二発電所

基本設計比較表

玄海原子力発電所 ３／４号炉
クに接続する通信連絡設備は、「10.12 通信連絡設備 10.12.2 重大事故等時」にて記載する。

【対象項目：

６１条】

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

東海第二発電所
安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ），衛星電話設備（固定型），衛星電話
設備（携帯型）無線連絡設備（携帯型），携行型有線通話装置及び統合原子力防災
ネットワークに接続する通信連絡設備（テレビ会議システム，ＩＰ電話及びＩＰ−

備考
・安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）
は「10.12 通信連絡設備」記載
設備名称，記載表現の相違
・ＳＡ設備の相違

ＦＡＸ）は，「10.12 通信連絡設備」に示す。
ディーゼル発電機及び大容量空冷式発電機は、「10.2 代替電源設備」
にて記載する。

非常用ディーゼル発電機，常設代替高圧電源装置及び可搬型代替低圧電源車は，「10.2 代替電源設備」に示す。

10.9.2.2.1 多重性、多様性、独立性及び位置的分散
基本方針については、「1.1.7.1 多様性、位置的分散、悪影響防止等」に示す。

設備名称，記載表現の相違
設備の相違（大容量空気冷却式発電機）
・東二は，代替電源設備として常設代替高圧
電源装置及び可搬型代替低圧電源車

10.9.2.2.1 多重性，多様性，独立性及び位置的分散
基本方針については，「1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。
記載の相違（代替緊急時対策所）※1(1) 代替緊急時対策所 記載内容割愛(2) 緊急時対策所(緊急時対策棟内)
緊急時対策所(緊急時対策棟内)は、独立した建屋及びそれと一体の緊急時対策

緊急時対策所は，独立した建屋及びそれと一体の緊急時対策所遮蔽並びに非常用所遮へい(緊急時対策棟内)並びに換気設備として緊急時対策所非常用空気浄化

換気設備として緊急時対策所非常用送風機，緊急時対策所非常用フィルタ装置及びファン及び緊急時対策所非常用空気浄化フィルタユニットを有し、さらに、換気緊急時対策所用差圧計を有し，さらに，非常用換気設備の電源を緊急時対策所用発設備の電源を空冷式の緊急時対策所用発電機車から給電できる設計とする。これ

電機から給電できる設計とする。これら中央制御室に対して独立性を有した設備にら中央制御室に対して独立性を有した設備により居住性を確保できる設計とす

より居住性を確保できる設計とする。

る。
緊急時対策所(緊急時対策棟内)及び緊急時対策所非常用空気浄化ファンは、

緊急時対策所非常用送風機，緊急時対策所非常用フィルタ装置，緊急時対策所用

緊急時対策棟内に設置し、緊急時対策所非常用空気浄化フィルタユニット及び差圧計，緊急時対策所用発電機，緊急時対策所加圧設備，酸素濃度計，二酸化炭素

緊急時対策所用発電機車は、中央制御室とは離れた位置の屋外に設置及び保管

濃度計及び緊急時対策所エリアモニタは，緊急時対策所建屋内に設置及び保管するすることで、位置的分散を図る設計とする。

ことで，中央制御室に対して位置的分散を図る設計とする。

緊急時対策所非常用空気浄化ファン及び緊急時対策所非常用空気浄化フィル

緊急時対策所非常用送風機及び緊急時対策所非常用フィルタ装置は，1 個で緊急

タユニットは、1 台で緊急時対策所(緊急時対策棟内)内を換気するために必要な時対策所内を換気するために必要なファン容量及びフィルタ容量を有するものを

ファン容量及びフィルタ容量を有するものを合計 2 台(3 号及び 4 号炉共用)設置

合計 2 個設置することで，多重性を有する設計とする。

記載表現の相違（緊急時対策所棟内）※2（遮へい）※3
設備名称の相違
設備の相違（東二：差圧計）※5，（緊急時対策所用発電機車）※7

記載表現の相違（緊急時対策所棟内）※2
設備名称の相違
設備の相違（東二：差圧計）※5，（緊急時対策所用発電機車）※7
設備の相違（㏍記載反映：可搬設備追記）
・東二：緊急時対策所加圧設備，酸素濃度計，
二酸化炭素濃度，緊急時対策所エリアモ
ニタの追記
記載表現の相違（東二：中央制御室に対して）・設備設置場所の違いによる記載の適正化
記載表現の相違（緊急時対策所棟内）※2
記載表現（個）※8
・「有する」：記載の整合・適正化
設備名称の相違（共用）・東二は，共用なし

することで、多重性を持つ設計とする。
緊急時対策所用発電機は，中央制御室の電源である非常用ディーゼル発電機と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，電源の冷却方式を空冷式とすること
で多様性を有する設計とする。

記載の追記
・中央制御室との多様性に関する記載追加（62 条コメント反映）

7／27

玄海原子力発電所／東海第二発電所

基本設計比較表

【対象項目：

６１条

玄海原子力発電所 ３／４号炉
緊急時対策所用発電機車は、1 台で緊急時対策所(緊急時対策棟内)に給電するために必要な発電機容量を有するものを合計 3 台(3 号及び 4 号炉共用)保管す】

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

東海第二発電所
緊急時対策所用発電機は，1個で緊急時対策所に給電するために必要な発電機容量を有するものを合計2個設置することで，多重性を有する設計とする。

ることで、多重性を持つ設計とする。

緊急時対策所用発電機車用燃料油貯蔵タンクは、外部からの支援がなくとも、

緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンクは，外部からの支援がなくとも，1個で緊

1 基で緊急時対策所用発電機車の 7 日分の連続定格運転に必要なタンク容量を急時対策所用発電機の7日分の連続運転に必要なタンク容量を有するものを合計2有するものを合計 2 基(3 号及び 4 号炉共用)設置することで、多重性を持つ設計

個設置することで，多重性を有する設計とする。

とする。

緊急時対策所用発電機車用給油ポンプは、1 台で緊急時対策所用発電機車の連緊急時対策所用発電機給油ポンプは，1個で緊急時対策所用発電機の連続運転に続定格運転に必要な燃料を供給できるポンプ容量を有するものを合計 2 台(3 号

必要な燃料を供給できるポンプ容量を有するものを合計2個設置することで，多重及び 4 号炉共用)設置することで、多重性を持つ設計とする。

性を有する設計とする。

10.9.2.2.2 悪影響防止
基本方針については、「1.1.7.1 多様性、位置的分散、悪影響防止等」に示す。

備考
設備の相違（緊急時対策所用発電機車）※7
記載表現（個）※8
・東二は，常設発電機のため「設置」と記載
・東二の発電機は予備設置が無いため 2 個・「有する」：記載の整合・適正化
設備名称の相違（共用）・東二は，共用なし

設備名称の相違（㏍は,ﾀﾝｸﾛｰﾘを使用）
設備の相違（緊急時対策所用発電機車）※7
記載表現（個）※8
記載表現の相違（連続定格運転）・東二は第 57 条の記載と整合し「連続運転」
設備名称の相違（共用）・東二は，共用なし

設備名称の相違
設備の相違（緊急時対策所用発電機車）※7
記載表現（個）※8
記載表現の相違（連続定格運転）・東二は第 57 条の記載と整合し「連続運転」
・「有する」：記載の整合・適正化
設備名称の相違（共用）・東二は，共用なし

10.9.2.2.2 悪影響防止
基本方針については，「1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。

(1) 代替緊急時対策所 記載内容割愛

記載の相違（代替緊急時対策所）※1(2) 緊急時対策所(緊急時対策棟内)
居住性の確保に使用する緊急時対策所遮へい(緊急時対策棟内)は、緊急時対策棟と一体のコンクリート構造物とし、倒壊等により他の設備に悪影響を及ぼさな

居住性の確保に使用する緊急時対策所遮蔽は，緊急時対策所と一体のコンクリー
ト構造物とし，倒壊等により他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

記載表現の相違（緊急時対策所棟内）※2（遮へい）※3＊倒壊「等」：屋根の崩落，壁のヒビ，割れい設計とする。
居住性の確保に使用する緊急時対策所非常用空気浄化ファン及び緊急時対策所

居住性の確保に使用する緊急時対策所非常用送風機及び緊急時対策所非常用フ

非常用空気浄化フィルタユニットは、他の設備から独立して使用可能とすること

ィルタ装置は，他の設備から独立して使用可能とすることにより他の設備に悪影響

により、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。居住性の確保に使用する緊を及ぼさない設計とする。居住性の確保に使用する緊急時対策所加圧設備は，通常

急時対策所加圧設備は、通常時に接続先の系統と分離された状態であること及び時に接続先の系統と分離された状態であること及び重大事故等時は重大事故等対重大事故等時は重大事故等対処設備としての系統構成とすることで、他の設備に処設備としての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

悪影響を及ぼさない設計とする。

る。
居住性の確保に使用する緊急時対策所用差圧計は，他の設備から独立して単独で使用可能なことにより他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

設備名称の相違記載の追記（東二：差圧計）※5，
方針を記載

8／27

玄海原子力発電所／東海第二発電所

基本設計比較表

玄海原子力発電所 ３／４号炉
居住性の確保に使用する酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は、他の設備から独立して単独で使用可能なことにより他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

【対象項目：

６１条】

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

東海第二発電所

備考

居住性の確保に使用する酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は，他の設備から独立して単独で使用可能なことにより他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

居住性の確保に使用する緊急時対策所エリアモニタ及び可搬型エリアモニタ

居住性の確保に使用する緊急時対策所エリアモニタは，他の設備から独立して単は、他の設備から独立して単独で使用可能なことにより他の設備に悪影響を及ぼ

独で使用可能なことにより他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。また，緊急さない設計とする。また、緊急時対策所エリアモニタ及び可搬型エリアモニタは、時対策所エリアモニタは，設置場所において固縛等によって固定することで，他の設置場所において固縛等によって固定することで、他の設備に悪影響を及ぼさな設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

・可搬型モニタリング・ポストは「8.1 放射線管理設備」記載＊固縛「等」：枠止め，接着，台止め，ビス
止め

い設計とする。
・安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）
は「10.12 通信連絡設備」記載

情報の把握に使用する緊急時運転パラメータ伝送システム(SPDS)及び SPDS データ表示装置は、設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事
故等対処設備として使用することで、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。
電源の確保に使用する緊急時対策所用発電機車は、通常時に接続先の系統と分電源の確保に使用する緊急時対策所用発電機は，通常時に接続先の系統と分離さ離された状態であること及び重大事故等時は重大事故等対処設備としての系統構れた状態であること及び重大事故等時は重大事故等対処設備としての系統構成と成とすることで、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。また、緊急時対策することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

所用発電機車は、設置場所において車輪止めによって固定することで、他の設備設備の相違（緊急時対策所用発電機車）※7＊東二は，常設（固定）された発電機のため，車両止めは用いていない（玄海固有）に悪影響を及ぼさない設計とする。
電源の確保に使用する緊急時対策所用発電機車用燃料油貯蔵タンク及び緊急時

電源の確保に使用する緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンク及び緊急時対策

対策所用発電機車用給油ポンプは、他の設備から独立して使用可能とすることに所用発電機給油ポンプは，他の設備から独立して使用可能とすることにより他の設より、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

備に悪影響を及ぼさない設計とする。

設備名称の相違

10.9.2.2.3 共用の禁止(1) 代替緊急時対策所 記載内容割愛(2) 緊急時対策所(緊急時対策棟内)
緊急時対策所(緊急時対策棟内)は、事故対応において 3 号炉及び 4 号炉双方のプラント状況を考慮した指揮命令を行う必要があるため、同一スペースを共用化＊運用の相違（共用の禁止）
・東二は，単機プラントのため該当なし
・以降，項目番号繰り上り

し、事故収束に必要な緊急時対策所遮へい(緊急時対策棟内)、緊急時対策所非常用空気浄化ファン、緊急時対策所非常用空気浄化フィルタユニット、緊急時運転パラメータ伝送システム(SPDS)、SPDS データ表示装置、緊急時対策所用発電機
車用燃料油貯蔵タンク及び緊急時対策所用発電機車用給油ポンプを設置する。共用により、必要な情報(相互のプラント状況、運転員の対応状況等)を共有・考慮しながら、総合的な管理(事故処置を含む。)を行うことで、安全性の向上が図れ

9／27

玄海原子力発電所／東海第二発電所

基本設計比較表

【対象項目：

６１条

玄海原子力発電所 ３／４号炉】

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

東海第二発電所

備考

ることから、3 号炉及び 4 号炉で共用する設計とする。
各設備は、共用により悪影響を及ぼさないよう、号炉の区分けなく使用でき、更にフラントパラメータは、号炉ごとに表示・監視できる設計とする。

10.9.2.2.4 容量等
基本方針については、「1.1.7.2 容量等」に示す。

10.9.2.2.3 容量等

・項目番号の整理

基本方針については，「1.1.7.2 容量等」に示す。
記載の相違（代替緊急時対策所）※1(1) 代替緊急時対策所 記載内容割愛(2) 緊急時対策所(緊急時対策棟内)
緊急時対策所(緊急時対策棟内)の指揮スペースは、重大事故等に対処するた

緊急時対策所の災害対策本部内には，重大事故等に対処するために必要な指示をめに必要な指示をする対策要員及び原子炉格納容器の破損等による発電所外へする対策要員及び原子炉格納容器の破損等による発電所外への放射性物質の拡散の放射性物質の拡散の抑制に必要な現場活動等に従事する対策要員等、最大 100の抑制に必要な現場活動等に従事する対策要員，最大 100 名を収容できる設計とす

名を収容できる設計とする。また、対策要員等が緊急時対策所(緊急時対策棟内)る。また，対策要員が緊急時対策所に 7 日間とどまり重大事故等に対処するためにに 7 日間とどまり重大事故等に対処するために必要な数量の放射線管理用資機

必要な数量の放射線管理用資機材や食料等を配備できる設計とする。

材や食料等を配備できる設計とする。

緊急時対策所遮へい(緊急時対策棟内)は、重大事故等が発生した場合におい緊急時対策所遮蔽は，重大事故等時において，緊急時対策所の気密性，緊急時対て、緊急時対策所(緊急時対策棟内)の気密性及び緊急時対策所換気設備の性能

策所非常用換気設備及び緊急時対策所加圧設備の性能とあいまって，居住性に係るとあいまって、居住性に係る判断基準である緊急時対策所(緊急時対策棟内)に判断基準である緊急時対策所にとどまる要員の実効線量が事故後 7 日間で 100mSv

とどまる要員の実効線量が事故後 7 日間で 100mSv を超えない設計とする。

を超えない設計とする。

緊急時対策所非常用空気浄化ファン、緊急時対策所非常用空気浄化フィルタ

緊急時対策所非常用送風機，緊急時対策所非常用フィルタ装置及び緊急時対策所

ユニット及び緊急時対策所加圧設備は、緊急時対策所(緊急時対策棟内)内にと加圧設備は，緊急時対策所内にとどまる対策要員の被ばくを低減し，かつ酸素濃度

どまる対策要員の線量を低減し、かつ、酸素濃度及び二酸化炭素濃度を活動に支及び二酸化炭素濃度を活動に支障がなく維持できる設計とする。

記載表現の相違（緊急時対策所棟内）※2（災害対策本部内）※6
・東二は記載した対策要員以外に要員は無いため対策要員等の「等」を削除＊【対策要員「最大 100 名」収容の内訳】
・必要な指示をする対策要員：46 名
・放射性物質の拡散抑制の要員：18 名の合計 64 名を収容する。
（東二は対策要員を災害対策本部室及び隣接する宿泊・休憩室に収容する設計としている）＊現場活動「等」：弁操作，モニタリング，
水源確保，アクセスルート確保＊食料「等」：飲料水，周辺地図，周辺人口
関連データ，計器類

記載表現の相違（緊急時対策所棟内）※2（遮へい）※3
・記載の整合・適正化
設備名称の相違（東二：加圧設備）※4

設備名称の相違
記載表現の相違
・東二は適切な用語として「被ばく」と記載（㏍も同じ記載）

障がなく維持できる設計とする。
緊急時対策所非常用空気浄化ファン及び緊急日寺対策所非常用空気浄化フィルタユニットは、緊急時対策所(緊急時対策棟内)内を換気するためのファン容緊急時対策所非常用送風機及び緊急時対策所非常用フィルタ装置は，緊急時対策
所内を換気するためのファン容量及びフィルタ容量を有する設計とする。

設備名称の相違
設備名称の相違（緊急時対策所棟内）※2

量及びフィルタ容量を有する設計とする。

10／27

玄海原子力発電所／東海第二発電所

基本設計比較表

玄海原子力発電所 ３／４号炉【対象項目：

６１条】

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

東海第二発電所

また、緊急時対策所非常用空気浄化フィルタユニットは、身体サーベイ及び作緊急時対策所非常用フィルタ装置は，身体の汚染検査及び作業服の着替え等を行

業服の着替え等を行うための区画を含め緊急時対策所(緊急時対策棟内)内に対

うための区画を含め緊急時対策所内に対して放射線による悪影響を及ぼさないよ

し、放射線による悪影響を及ぼさないよう、十分な放射性物質の除去効率及び吸う，十分な放射性物質の除去効率及び吸着能力を有する設計とする。

着能力を有する設計とする。

緊急時対策所用差圧計は，緊急時対策所の災害対策本部内の正圧化された室内と周辺エリアとの差圧を監視できる計測範囲を有する設計とする。

緊急時対策所加圧設備は、「実用発電用原子炉に係る重大事故時の制御室及び緊急時対策所加圧設備は，「実用発電用原子炉に係る重大事故時の制御室及び緊緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価に関する審査ガイド」における放射性急時対策所の居住性に係る被ばく評価に関する審査ガイド」における放射性物質の物質の放出時間が 10 時間であることを踏まえ、緊急時対策所(緊急時対策棟内)

放出時間が 1O 時間であることを踏まえ，緊急時対策所の災害対策本部内等を加圧

内を加圧するために必要な容量を確保するだけでなく、予測困難なプルームのするために必要な容量を確保するだけでなく，予測困難なプルームの通過に対して

通過に対して十分な余裕を持つ設計とする。保有数は、緊急時対策所(緊急時対十分な余裕を持つ設計とする。空気ボンベの保有数は，緊急時対策所の災害対策本策棟内)内を加圧するために必要な容量の空気ボンベに、保守点検は目視点検で部内等を加圧するために必要な容量の空気ボンベ 320 個に，故障時及び保守点検にあり、保守点検中でも使用可能であるため、保守点検用は考慮せずに、故障時のよる待機除外時の予備用として 80 個を加えた合計 400 個を保管する。

バックアップ用として 1 個を加え、一式(3 号及び 4 号炉共用)を保管する。

酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は、緊急時対策所(緊急時対策棟内)内の居

酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は，緊急時対策所の災害対策本部内の酸素濃度

住環境の基準値を上回る範囲を測定できるものを、それぞれ 1 個を 1 セットと及び二酸化炭素濃度が活動に支障がない範囲内であることの測定が可能なものを，し、3 号炉及び 4 号炉で 1 セット使用する。保有数は、3 号炉及び 4 号炉で 1 セ

それぞれ１個使用する。保有数は，それぞれ故障時及び保守点検による待機除外時

ット、故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として 2 セットの予備用として１個を加えた合計2個を保管する。

の合計 3 セット(3 号及び 4 号炉共用)を保管する。

緊急時対策所エリアモニタは、緊急時対策所(緊急時対策棟内)内の放射線量

緊急時対策所エリアモニタは，緊急時対策所災害対策本部内の放射線量の測定がの測定が可能な計測範囲を持つものを 1 セット 1 個使用する。保有数は、3 号炉

可能な計測範囲を持つものを 1 個使用する。保有数は，故障時及び保守点検による及び 4 号炉で 1 セット 1 個、保守点検は模擬入力による特性確認等であり、保待機除外時の予備用として１個を加えた合計 2 個を保管する。

守点検中でも使用可能であるため、保守点検は考慮せずに、故障時のバックアップ用として 1 個の合計 2 個(3 号及び 4 号炉共用)を保管する。

備考
記載表現の相違（身体サーベイ）
・東二は，技術的能力，補足説明資料を含め「身体の汚染検査」で用語を統一(㏍「身体サーベイ」)＊着替え「等」：マスク，線量計，ヘルメッ
ト，安全帯の着脱設備の相違（東二：差圧計）※5 方針を記載（災害対策本部内）※6

設備名称の相違（緊急時対策所棟内）※2＊災害対策本部内「等」：ボンベ加圧する災害対策本部室，宿泊・休憩室，食料庫，エアロック室，災害対策本部空調機械室
記載表現の相違・「空気ボンベの」を追記。
・「バックアップ用」を「予備用」と記載
・東二は第 59 条と整合しボンベ個数を記載（㏍記載無し）(第 10.9-3 表にボンベ個数等記載(㏍記載有))
設備名称の相違（共用）・東二は，共用なし

記載表現の相違（緊急時対策所棟内）※2（災害対策本部内）※6
記載表現の相違・玄海「居住環境の基準値」に対して，㏍の記載内容と整合した（㏍は本部，待避場所で各 1 台＋予備の合計 3 台保管）・東二は「それぞれ」を追記。
・「バックアップ用」を「予備用」と記載
記載表現（個）※8
設備名称の相違（共用）・東二は，共用なし
記載表現の相違（緊急時対策所棟内）※2（災害対策本部内）※6
記載表現の相違
・東二は，保守点検中（分解点検及び校正作業）は機器が使用できない状態となるため，故障及び保守点検中を考慮した予備数を記載
・「バックアップ用」を「予備用」と記載
設備名称の相違（共用）・東二は，共用なし

11／27

玄海原子力発電所／東海第二発電所

基本設計比較表

【対象項目：

６１条

玄海原子力発電所 ３／４号炉】

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

東海第二発電所

備考
・可搬型モニタリング・ポストは「8.1 放射線管理設備」記載

可搬型エリアモニタは、緊急時対策所(緊急時対策棟内)の加圧判断が可能な個数として 3 号炉及び 4 号炉で 1 セット 1 個使用する。保有数は、3 号炉及び 4号炉で 1 セット 1 個、保守点検は模擬入力による特性確認等であり、保守点検中でも使用可能であるため、保守点検は考慮せずに、故障時のバックアップ用として 1 個の合計 2 個(3 号及び 4 号炉共用)を保管する。
緊急時運転パラメータ伝送システム(SPDS)は、発電所内外の通信連絡をする

・安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）
は「10.12 通信連絡設備」記載

必要のある場所と必要なデータ量を伝送できる設計とする。
SPDS データ表示装置は、重大事故等に対処するために必要なパラメータを共有するために必要な個数を設置する設計とする。
代替電源設備である緊急時対策所用発電機車は、緊急時対策所(緊急時対策棟

代替電源設備である緊急時対策所用発電機は，緊急時対策所に給電するために内)に給電するために必要な発電機容量を有するものを 3 号炉及び 4 号炉で 1 セ

必要な発電機容量を有するものを 1 個使用する。保有数は，多重化要求からの 1 個

ット 1 台使用する。保有数は、3 号炉及び 4 号炉で 1 セット 1 台、故障時及び保を加えた合計 2 個を設置する設計とする。

守点検による待機除外時のバックアップ用として 2 台の合計 3 台(3 号及び 4 号
炉共用)を保管する。

緊急時対策所用発電機車用燃料油貯蔵タンクは、外部からの支援がなくとも、

緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンクは，外部からの支援がなくとも，緊急緊急時対策所用発電機車の 7 日分の連続定格運転に必要なタンク容量を有する時対策所用発電機の 7 日分の連続運転に必要なタンク容量を有する設計とする。

設計とする。

緊急時対策所用発電機車用給油ホンプは、緊急時対策所用発電機車の連続定格運転に必要な燃料を供給できるポンプ容量を有する設計とする。

10.9.2.2.5 環境条件等
基本方針については、「1.1.7.3 環境条件等」に示す。

緊急時対策所用発電機給油ポンプは，緊急時対策所用発電機の連続運転に必要な燃料を給油できるポンプ容量を有する設計とする。

10.9.2.2.4 環境条件等

設備の相違（緊急時対策所用発電機車）※7
記載表現の相違（緊急時対策所棟内）※2・東二の発電機は，多重化要求の 2 個以外に
故障，点検のための予備は持たない設計
・常設電源のため「設置」と記載
設備名称（個）※7
設備名称の相違（共用）・東二は，共用なし

設備名称の相違
設備の相違（緊急時対策所用発電機車）※7
記載表現の相違（連続定格運転）・東二は第 57 条の記載と整合し「連続運転」

設備名称の相違
設備の相違（緊急時対策所用発電機車）※7
記載表現の相違（連続定格運転）・東二は第 57 条の記載と整合し「連続運転」
・項目番号の整理

基本方針については，「1.1.7.3 環境条件等」に示す。

(1) 代替緊急時対策所 記載内容割愛

記載の相違（代替緊急時対策所）※1(2) 緊急時対策所(緊急時対策棟内)
緊急時対策所遮へい(緊急時対策棟内)は、屋外及び緊急時対策棟内に設置し、緊急時対策所遮蔽は，屋外及び緊急時対策所建屋内に設置し，コンクリート構

コンクリート構造物として緊急時対策棟と一体であり、建屋として重大事故等造物として緊急時対策所建屋と一体であり，建屋として重大事故等時における環

時における環境条件を考慮した設計とする。

境条件を考慮した設計とする。

記載表現の相違（緊急時対策所棟内）※2（遮へい）※3
記載表現の相違（棟）・東二は「建屋」で記載統一

12／27

玄海原子力発電所／東海第二発電所

基本設計比較表

玄海原子力発電所 ３／４号炉【対象項目：

６１条】

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

東海第二発電所

緊急時対策所非常用空気浄化ファンは、緊急時対策棟内に設置し、重大事故等

緊急時対策所非常用送風機，緊急時対策所用差圧計，緊急時対策所用発電機，時における環境条件を考慮した設計とする。操作は緊急時対策所(緊急時対策棟

緊急時対策所用発電機給油ポンプ及び緊急時対策所加圧設備は，緊急時対策所建内)内で可能な設計とする。

屋内に設置及び保管し，重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。
操作は，緊急時対策所の災害対策本部内で可能な設計とする。

緊急時対策所非常用フィルタ装置は，緊急時対策所建屋内に設置し，重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。

緊急時対策所非常用空気浄化フィルタユニット及び緊急時対策所用発電機車
用燃料油貯蔵タンクは、屋外に設置し、重大事故等時における環境条件を考慮し緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンクは，屋外に設置し，重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。

備考＊玄海記載整理に合わせて東二記載を整合（㏍は建屋内と屋外に分け記載）【記載整理】
・常設設備で「建屋内」に設置し，「緊対所」で操作する設備
・「加圧設備」に空気ボンベが含まれるため「設置及び保管」と記載
記載表現の相違（災害対策本部内）※6【記載整理】
・常設設備で「建屋内」に設置し「操作の必要の無い設備」【記載整理】
・常設設備で「屋外」に設置し「操作の必要の無い設備」

た設計とする。
＊東二には，玄海記載に該当する屋外設備
は無し

緊急時対策所加圧設備及び緊急時対策所用発電機車は、屋外に保管及び設置し、重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。操作は設置場所及び緊急時対策所(緊急時対策棟内)内で可能な設計とする。
酸素濃度計、二酸化炭素濃度計及び緊急時対策所エリアモニタは、緊急時対策

酸素濃度計，二酸化炭素濃度計及び緊急時対策所エリアモニタは，緊急時対策所(緊急時対策棟内)内に保管及び設置し、重大事故等時における環境条件を考所建屋内に保管及び設置し，重大事故等時における環境条件を考慮した設計とす慮した設計とする。操作は緊急時対策所(緊急時対策棟内)内(計測場所)で可能る。操作は，緊急時対策所の災害対策本部内で可能な設計とする。

【記載整理】
・可搬設備で「建屋内」に「保管及び設置」
し，「緊対所」で操作する設備
記載表現の相違（災害対策本部内）※6

な設計とする。

可搬型エリアモニタは、緊急時対策所(緊急時対策棟内)内に保管するとともに、屋外に設置し、重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。操作・可搬型モニタリング・ポストは「8.1 放射線管理設備」記載

は設置場所で可能な設計とする。

緊急時運転パラメータ伝送システム(SPDS)は、原子炉補助建屋及び 4 号炉の原子炉周辺建屋内に設置し、重大事故等時における環境条件を考慮した設計と・安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）
は「10.12 通信連絡設備」記載

する。
SPDS データ表示装置は、緊急時対策所(緊急時対策棟内)内に設置し、重大事
故等時における環境条件を考慮した設計とする。操作は設置場所で可能な設計
とする。

13／27

玄海原子力発電所／東海第二発電所

基本設計比較表

【対象項目：

６１条

玄海原子力発電所 ３／４号炉】

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

東海第二発電所

備考＊東二には，玄海記載に該当する屋外設備
は無し

緊急時対策所用発電機車用給油ポンプは、屋外に設置し、重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。操作は設置場所及び緊急時対策所(緊急時対策棟内)内で可能な設計とする。

10.9.2.2.6 操作性の確保
基本方針については、「1.1.7.4 操作性及び試験・検査性について」に示す。

10.9.2.2.5 操作性の確保

・項目番号の整理

基本方針については，「1.1.7.4 操作性及び試験・検査性について」に示す。

(1) 代替緊急時対策所 記載内容割愛

記載の相違（代替緊急時対策所）※1(2) 緊急時対策所(緊急時対策棟内)
緊急時対策所非常用空気浄化ファン、緊急時対策所非常用空気浄化フィルタ

緊急時対策所非常用送風機，緊急時対策所非常用フィルタ装置及び緊急時対策

ユニット及び緊急時対策所加圧設備を使用した居住性の確保を行う系統は、重所加圧設備を使用した居住性の確保を行う系統は，重大事故等が発生した場合で大事故等が発生した場合でも、通常時の系統から弁操作等にて速やかに切替えも，通常運転から非常時運転に変更できる設計とする。

できる設計とする。また、外気中の放射性物質の濃度に応じてこれらの設備の運

緊急時対策所非常用送風機は，外気中の放射性物質の濃度に応じてこれらの設転・停止を行う必要があるため、緊急時対策所非常用空気浄化ファンは、緊急時備の運転・停止を行う必要があるため，放射線量の影響を受けない異なる区画又対策所(緊急時対策棟内)内の操作スイッチによる操作が可能な設計とする。

は離れた場所から遠隔で操作可能な設計とする。操作は，緊急時対策所の災害対策本部内のスイッチにより操作可能な設計とする。

緊急時対策所加圧設備は、速やかに系統構成できるよう、緊急時対策棟近傍に

緊急時対策所加圧設備は，速やかに系統構成できるよう，緊急時対策所建屋内

配備し、簡便な接続規格による接続とする設計とするとともに、容易に交換がでに配備し，簡便な接続規格による接続とする設計とするとともに，容易に交換がきる設計とする。また、外気中の放射性物質の濃度に応じて緊急時対策所(緊急できる設計とする。また，外気中の放射性物質の濃度に応じて緊急時対策所の災時対策棟内)内を加圧する必要があるため、設置場所及び緊急時対策所(緊急時害対策本部内等を加圧する必要があるため，緊急時対策所の災害対策本部内のス対策棟内)内の手動弁により確実に空気加圧操作ができる設計とする。

イッチにより操作可能な設計とする。

酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は、重大事故等が発生した場合でも、設計基

酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は，重大事故等が発生した場合でも，設計基

準対象施設として使用する場合と同じ構成で重大事故等対処設備として使用す準対象施設として使用する場合と同じ構成で重大事故等対処設備として使用す

る設計とする。

る設計とする。

酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は、汎用品を用いる等、人力により容易に

酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は，汎用品を用いる設計とする。また，人力運搬でき、付属の操作スイッチにより設置場所での操作が可能な設計とする。

による運搬，移動ができるとともに，付属のスイッチにより設置場所で操作可能

設備名称の相違

記載表現の相違（切換えできる）
・記載の方針は第 43 条類型化区分に基づく方針と整合。以下，「※9」と記載。
記載表現の相違（スイッチ操作記載）（第 43 条類型化区分）※9
記載表現の相違（緊急時対策所棟内）※2（災害対策本部内）※6

記載表現（設置場所）の相違
記載表現の相違（棟）・東二は「建屋」で記載統一＊災害対策本部内「等」：ボンベ加圧する災害対策本部室，宿泊・休憩室，食料庫，エアロック室，災害対策本部空調機械室
記載表現の相違（災害対策本部内）※6
運用の相違（手動弁）
・東二は，スイッチによる操作で換気系の運転モードを変更する。

記載表現の相違・記載の適正化
記載表現の相違（第 43 条類型化区分）※9

な設計とする。
緊急時対策所エリアモニタ及び可搬型エリアモニタを使用した放射線量の測定を行う系統は、設計基準対象施設と兼用せず、他の系統と切り替えることなく使用できる設計とする。

緊急時対策所エリアモニタを使用した放射線量の測定は，設計基準対象施設と兼用せず，他の設備から独立して単独で使用できる設計とする。

・可搬型モニタリング・ポストは「8.1 放射線管理設備」記載
記載表現の相違（を行う系統）
・東二は，単独で使用する設備であるため，記載を変更（修正）14／27

玄海原子力発電所／東海第二発電所

基本設計比較表

玄海原子力発電所 ３／４号炉【対象項目：

６１条】

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

東海第二発電所

緊急時対策所エリアモニタ及び可搬型エリアモニタは、人力により容易に運

緊急時対策所エリアモニタは，人力による運搬，移動ができるとともに，必要搬できる設計とするとともに、設置場所にて固縛等により固定できる設計とすにより設置場所にて固縛等が可能な設計とする。また，付属のスイッチにより設る。また、付属の操作スイッチにより設置場所での操作が可能な設計とする。

置場所で操作可能な設計とする。

緊急時運転パラメータ伝送システム(SPDS)及び SPDS データ表示装置を使用した情報の把握を行う系統は、重大事故等が発生した場合でも、設計基準対象施設

備考
記載表現の相違（第 43 条類型化区分）※9＊固縛「等」：枠止め，接着，台止め，ビス
止め＊「差圧計」について
差圧計は常設設備であり，差圧確認のための操作の必要は無い。
・安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）
は「10.12 通信連絡設備」記載

として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用する設計とする。
緊急時運転パラメータ伝送システム(SPDS)は、常時伝送を行うため、通常操作を必要としない設計とする。
SPDS データ表示装置は、付属の操作スイッチにより設置場所での操作が可能な設計とする。

緊急時対策所用発電機車、緊急時対策所用発電機車用燃料油貯蔵タンク及び緊急時対策所用発電機，緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンク及び緊急時対緊急時対策所用発電機車用給油ホンプを使用した電源の確保を行う系統は、重策所用発電機給油ポンプを使用した電源の確保を行う系統は，重大事故等時でも，大事故等が発生した場合でも、通常時の系統から弁操作等にて速やかに切替え

通常時の電源系統から代替電源設備による給電に変更できる設計とする。

設備の相違（緊急時対策所用発電機車）※7
設備名称の相違
記載表現の相違（第 43 条類型化区分）※9

できる設計とする。
緊急時対策所用発電機車は、車両として移動可能な設計とするとともに、車輪止めを積載し、設置場所にて固定できる設計とする。
緊急時対策所用発電機車は、緊急時対策棟及び緊急時対策所用発電機車用給油ポンプとの接続が速やかに行えるよう、緊急時対策棟近傍に配備する。緊急時対策棟との電源ケーブルの接続は、コネクタ接続とし、接続規格を統一すること

緊急時対策所用発電機は，緊急時対策所の災害対策本部内のスイッチにより自動及び手動による操作が可能な設計とする。
緊急時対策所用発電機給油ポンプは，緊急時対策所の災害対策本部内のスイッチにより自動及び手動による操作が可能な設計とする。

設備の相違（緊急時対策所用発電機車）※7（災害対策本部内）※6
記載の適正化
（第 43 条類型化区分）※9 に基づく記載の適正化・ポンプについて記載追記（㏍は玄海同様電源車による運用）

により、確実に接続できる設計とする。緊急時対策所用発電機車用給油ポンプとの接続は、フランジ接続とし、一般的に使用される工具を用いて可搬型ホースを確実に接続できる設計とする。
緊急時対策所用発電機車は、設置場所及び緊急時対策所(緊急時対策棟内)内の操作スイッチによる操作が可能な設計とする。
緊急時対策所用発電機車用給油ホンプは、緊急時対策棟近傍に設置し、設置場
所及び緊急時対策所(緊急時対策棟内)内の操作スイッチによる操作が可能な設
計とする。

15／27

玄海原子力発電所／東海第二発電所

基本設計比較表

【対象項目：

６１条

玄海原子力発電所 ３／４号炉
10.9.2.3 主要設備及び仕様
緊急時対策所(重大事故等時)の主要設備及び仕様を第10.9.2表及び第10.9.3
表に示す。

10.9.2.4 試験検査
基本方針については、「1.1.7.4 操作性及び試験・検査性について」に示す。

】

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

東海第二発電所

備考

10.9.2.3 主要設備及び仕様
緊急時対策所（重大事故等時）の主要設備及び仕様を第 10.9−2 表及び第 10.9

記載相違（資料番号）−3 表に示す。

10.9.2.4 試験検査
基本方針については，「1.1.7.4 操作性及び試験・検査性について」に示す。
記載の相違（代替緊急時対策所）※1(1) 代替緊急時対策所 記載内容割愛(2) 緊急時対策所(緊急時対策棟内)
居住性の確保に使用する緊急時対策所遮へい(緊急時対策棟内)は、主要部分

居住性の確保に使用する緊急時対策所遮蔽は，原子炉の運転中又は停止中に主の断面寸法が確認できる設計とする。また、外観の確認が可能な設計とする。

要部分の断面寸法が確認できる設計とする。また，原子炉の運転中又は停止中に外観の確認が可能な設計とする。

居住性の確保に使用する緊急時対策所非常用空気浄化ファン及び緊急時対策

居住性の確保に使用する緊急時対策所非常用送風機は，原子炉の運転中又は停所非常用空気浄化フィルタユニットは、機能・性能及び漏えいの有無の確認が可

止中に機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。また，原子炉の停能な設計とする。

止中に分解が可能な設計とする。

緊急時対策所非常用空気浄化ファンは、分解が可能な設計とする。
緊急時対策所非常用空気浄化フィルタユニットは、差圧の確認が可能な設計とする。また、内部の確認が可能なように点検口を設ける設計とし、性能の確認が可能なようフィルタを取り出すことが可能な設計とする。

居住性の確保に使用する緊急時対策所非常用フィルタ装置は，原子炉の運転中
又は停止中に機能・性能の確認及び差圧確認が可能な設計とする。また，原子炉の停止中において内部確認が可能なように点検口を設ける設計とし，性能の確認が記載表現の相違（遮へい）※3,（緊急時対策所棟内）※2
記載表現の相違・記載表現の適正化(原子炉の運転中又は停止中の追記)
設備名称の相違
記載表現の相違・玄海は「ファン」「フィルタ」を統合した記載としているが，東二は「送風機」と「フィルタ装置」とに分割して記載。
・記載表現の適正化(原子炉の運転中又は停止中の追記)
設備名称の相違
記載表現の相違・記載表現の適正化(原子炉の運転中又は停止中の追記)

可能なようフィルタを取り出すことが可能な設計とする。

居住性の確保に使用する緊急時対策所加圧設備は、通気による機能・性能及び居住性の確保に使用する緊急時対策所加圧設備は，原子炉の運転中又は停止中

漏えいの有無の確認が可能な設計とする。緊急時対策所加圧設備は、規定圧力及に機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。また，原子炉の運転中

び外観の確認が可能な設計とする。

又は停止中に規定圧力及び外観の確認が可能な設計とする。

居住性の確保に使用する緊急時対策所用差圧計は，原子炉の運転中又は停止中に模擬入力により機能・性能の確認（特性の確認）及び標準器等による校正が可能な設計とする。

記載表現の相違・記載表現の適正化(原子炉の運転中又は停止中の追記)
設備の追記（東二：差圧計）※5（㏍は差圧計を酸素濃度計，二酸化炭素濃度計とまとめて記載）
記載表現の適正化（第 43 条類型化区分）※9(原子炉の運転中又は停止中の追記)（記載内容㏍と同様）＊模擬入力：規定圧力の入力＊標準器「等」：校正のための試験アイテム
を指す

16／27

玄海原子力発電所／東海第二発電所

基本設計比較表

【対象項目：

６１条

玄海原子力発電所 ３／４号炉
居住性の確保に使用する酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は、機能・性能の確認(特性の確認)が可能なように、標準器等による校正ができる設計とする。

】

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

東海第二発電所

居住性の確保に使用する酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は，原子炉の運転中
又は停止中に模擬入力により機能・性能の確認(特性の確認)及び標準器等による校正が可能な設計とする。

居住性の確保に使用する緊急時対策所エリアモニタ及び可搬型エリアモニタ

居住性の確保に使用する緊急時対策所エリアモニタは，原子炉の運転中又は停は、模擬入力による機能・性能の確認(特性の確認)及び校正ができる設計とす

止中に模擬入力により機能・性能の確認(特性の確認)及び校正が可能な設計とする。

る。

情報の把握に使用する緊急時運転パラメータ伝送システム(SPDS)及び SPDS データ表示装置は、機能・性能の確認が可能な設計とする。また、外観の確認が可

備考

記載表現の適正化（第 43 条類型化区分）※9(原子炉の運転中又は停止中の追記)（記載内容㏍と同様）＊模擬入力：模擬ガスを用いた入力＊標準器「等」：校正のための試験アイテムを指す
記載表現の適正化（第 43 条類型化区分）※9(原子炉の運転中又は停止中の追記)（記載内容㏍と同様）＊模擬入力：校正線源を用いた入力により，機能・性能の確認と校正を行う事が可能
・可搬型モニタリング・ポストは「8.1 放射線管理設備」記載
・安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）
は「10.12 通信連絡設備」記載

能な設計とする。
電源の確保に使用する緊急時対策所用発電機車は、模擬負荷による機能・性能

電源の確保に使用する緊急時対策所用発電機は，原子炉の運転中又は停止中にの確認が可能な設計とする。緊急時対策所用発電機車は、分解又は取替が可能な起動試験による機能・性能の確認ができる系統設計とする。また，原子炉の停止中設計とする。また、車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とすに模擬負荷試験による機能・性能の確認及び分解が可能な設計とする。

る。

電源の確保に使用する緊急時対策所用発電機車用燃料油貯蔵タンク及び緊急電源の確保に使用する緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンクは，原子炉の運時対策所用発電機車用給油ポンプは、通常時の系統構成により機能・性能及び漏転中又は停止中に油量の確認，機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

えいの有無の確認が可能な設計とする。
緊急時対策所用発電機車用燃料油貯蔵タンクは、油量、機能・性能及び漏えいとする。また，原子炉の停止中に内部確認が可能なよう，マンホールを設ける設計とする。

の有無の確認が可能なように油面計を設け、内部の確認が可能なようにマンホールを設ける設計とする。
緊急時対策所用発電機車用給油ポンプは、分解が可能な設計とする。

電源の確保に使用する緊急時対策所用発電機給油ポンプは，原子炉の運転中又は停止中に機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。また，原子炉の停止中に分解が可能な設計とする。

設備の相違（緊急時対策所用発電機車）※7
記載表現の適正化（第 43 条類型化区分）※9(原子炉の運転中又は停止中の追記)
・玄海は発電機車固有の記載（㏍電源車）
記載表現の相違（外観確認）
・東二は常設の発電機であり，分解検査の一環として各部品の状態確認を行なう。

設備名称の相違
記載表現の適正化（第 43 条類型化区分）※9(原子炉の運転中又は停止中の追記)(「油量の確認」へ記載適正化)
記載表現の相違・玄海は「タンク」「ポンプ」を統合した記載としているが，東二は分割して記載。
設備名称の相違
記載表現の適正化（第 43 条類型化区分）※9(原子炉の運転中又は停止中の追記)＊外観確認・給油ポンプは，分解検査の一環として各部品の状態確認を行なう。

17／27

玄海原子力発電所／東海第二発電所

基本設計比較表

【対象項目：

６１条】

玄海原子力発電所 ３／４号炉

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

東海第二発電所

備考

第 10.9−2 表 緊急時対策所（重大事故等時）（常設）設備仕様

第 10.9.2 表 緊急時対策所(重大事故等時)(常設)の設備仕様

記載の相違（代替緊急時対策所）※1(1) 代替緊急時対策所(2) 緊急時対策所(緊急時対策棟内)
a. 緊急時対策所遮へい(緊急時対策棟内)(3 号及び 4 号炉共用)

記載表現の相違（遮へい）※3（1） 緊急時対策所遮蔽兼用する設備は以下のとおり。

兼用する設備は以下のとおり。

・遮へい設備・遮蔽設備

・緊急時対策所(重大事故等時)・緊急時対策所（重大事故等時）

個

数

個

一式

数

一式

（2） 緊急時対策所非常用換気設備
b. 緊急時対策所非常用空気浄化ファン(3 号及び 4 号炉共用)

設備名称の相違（共用）・東二は，共用なし（a）緊急時対策所非常用送風機兼用する設備は以下のとおり。

兼用する設備は以下のとおり。

・緊急時対策所換気設備(重大事故等時)・緊急時対策所非常用換気設備（重大事故等時）・緊急時対策所(重大事故等時)・緊急時対策所（重大事故等時）

台

数

2

容

量

約 100

/min (1 台当たり)

c. 緊急時対策所非常用空気浄化フィルタユニット(3 号及び 4 号炉共用)個

数

1（予備 1）

容量5,000m３／h（b）緊急時対策所非常用フィルタ装置兼用する設備は以下のとおり。

兼用する設備は以下のとおり。

・緊急時対策所換気設備(重大事故等時)・緊急時対策所非常用換気設備（重大事故等時）・緊急時対策所(重大事故等時)・緊急時対策所（重大事故等時）

型

式

微粒子フィルタ/よう素フィルタ型

式

微粒子フィルタ/よう素フィルタ

基

数

2

個

数

1（予備 1）

容

量

約 100

容

量

5,000m３／h

効

率

効

率

単体除去効率/min（１基当たり）99.97%以上(0.15μm 粒子)／95%以上(有機よう素)、単体除去効率99%以上(無機よう素)総合除去効率99.99%以上(0.7μm 粒子)／99.75%以上(有機よう素)、
99.99%以上(無機よう素)

設備名称の相違（共用）・東二は，共用なし

99.97%以上(0.15μm 粒子)／99.75%以上(有機よう素)，
99.75%以上(無機よう素)総合除去効率99.99%以上(0.5μm 粒子)／99.75%以上(有機よう素)，
99.75%以上(無機よう素)

18／27

玄海原子力発電所／東海第二発電所

基本設計比較表

【対象項目：

６１条】

玄海原子力発電所 ３／４号炉
d. 緊急時対策所情報収集設備(3 号及び 4 号炉共用)

東海第二発電所（c）緊急時対策所用差圧計兼用する設備は以下のとおり。

・計装設備(重大事故等対処設備)

・緊急時対策所非常用換気設備（重大事故等時）・緊急時対策所(通常運転時等)

・緊急時対策所（重大事故等時）
個

数・通信連絡設備(通常運転時等)

測定範囲

備考
設備の追記（東二：差圧計）※5，

兼用する設備は以下のとおり。

・緊急時対策所(重大事故等時)

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

・安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）
は「10.12 通信連絡設備」記載

1
0.0〜100.0 Pa以上

・通信連絡設備(重大事故等時)
設

備名

緊急時運転パラメータ伝送システム(SPDS)(3 号及び 4 号炉共用)

個
設
個

備

設備の追記（緊急時対策所用発電機車）※6（3） 緊急時対策所用発電機
エンジン

数

一式

個

数

名

SPDS データ表示装置(3 号及び 4 号炉共用)

使用燃料

数

一式

：2
：軽油

発電機
型

式

：防滴保護，空気冷却自己自由通風型

個

数

：2

容

量

：約1,725kVA／個

力

率

：0.8

電

圧

：6,600V周 波 数

e. 緊急時対策所用発電機車用燃料油貯蔵タンク(3 号及び 4 号炉共用)：50Hz（4） 緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンク型

式

横置円筒型地下タンク型

式

横置円筒型地下タンク

基

数

２

個

数

2

容

量

約 75ke(1 基当たり)容量

約 75kL／個

Ａ重油

使用燃料

使 用 燃 料f. 緊急時対策所用発電機車用給油ポンプ(3 号及び 4 号炉共用)

軽油（5） 緊急時対策所用発電機給油ポンプ

型

式

うず巻式

型

式

歯車式

台

数

２

個

数

2

容

量

約 1.5

容

量

約1.3 m３／h／個

吐出圧力

約 0.3MPa［gage］

最高使用圧力0.5MPa［gage］

最高使用温度

45℃／h（1 台当たり）

最高使用圧力0.3MPa[gage]

最高使用温度40℃

設備名称の相違（共用）・東二は，共用なし

設備名称の相違（共用）・東二は，共用なし

19／27

玄海原子力発電所／東海第二発電所

基本設計比較表

【対象項目：

６１条】

玄海原子力発電所 ３／４号炉

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

東海第二発電所

備考

第 10.9−3 表 緊急時対策所（重大事故等時）（可搬型）設備仕様

第 10.9.3 表 緊急時対策所(重大事故等時)(可搬型)の設備仕様

記載の相違（代替緊急時対策所）※1(1) 代替緊急時対策所(2)緊急時対策所(緊急時対策棟内)
a. 緊急時対策所加圧設備(3 号及び 4 号炉共用)（1） 緊急時対策所加圧設備

設備名称の相違（共用）・東二は，共用なし

兼用する設備は以下のとおり。

兼用する設備は以下のとおり。

・緊急時対策所換気設備(重大事故等時)・緊急時対策所換気設備(重大事故等時)・緊急時対策所(重大事故等時)・緊急時対策所(重大事故等時)

型

式

空気ボンベ

型

式

空気ボンベ

個

数

一式

個

数

320（予備 80）

容量

約 47L／個充填圧力b. 酸素濃度計(3 号及び 4 号炉共用)兼用する設備は以下のとおり。
・緊急時対策所(通常運転時等)
・緊急時対策所(重大事故等時)
個数

測 定 範 囲１（予備２）
0〜100％

c. 二酸化炭素濃度計(3 号及び 4 号炉共用)兼用する設備は以下のとおり。
・緊急時対策所(通常運転時等)
・緊急時対策所(重大事故等時)
個数

測 定 範 囲１（予備２）
0〜2％

d. 緊急時対策所エリアモニタ(3 号及び 4 号炉#用)兼用する設備は以下のとおり。
・放射線管理設備(重大事故等時)・緊急時対策所(重大事故等時)
種類

半導体式検出器＊ボンベ個数等の記載を追加
第 59 条（中央制御室）と記載整合（㏍も同様）

約 19.6MPa［gage］（2） 酸素濃度計

設備名称の相違（共用）・東二は，共用なし

兼用する設備は以下のとおり。
・緊急時対策所(通常運転時)・緊急時対策所(重大事故等)
個

数

測定範囲

1（予備1）
0.0〜40.0vol％（3） 二酸化炭素濃度計

設備名称の相違（共用）・東二は，共用なし

兼用する設備は以下のとおり。
・緊急時対策所(通常運転時
・緊急時対策所(重大事故等)
個

数

測定範囲

1（予備1）
0.0〜5.0vol％（4） 緊急時対策所エリアモニタ

設備名称の相違（共用）・東二は，共用なし

兼用する設備は以下のとおり。
・放射線管理設備(重大事故等時)・緊急時対策所(重大事故等時)
種

類

半導体検出器

20／27

玄海原子力発電所／東海第二発電所

基本設計比較表

【対象項目：

玄海原子力発電所 ３／４号炉
個数

計 測 範 囲】東海第二発電所

１（予備 1）個

0.001〜99.99mSv/h

計測範囲

e. 可搬型エリアモニタ(3 号及び 4 号炉共用)

６１条

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応数

備考

1（予備 1）
B.G〜999.9mSv／h

記載修正

・可搬型モニタリング・ポストは「8.1 放射線管理設備」記載

兼用する設備は以下のとおり。
・放射線管理設備(重大事故等時)・緊急時対策所(重大事故等時)
種類

半導体式検出器個

数

８（予備１）＊1

計 測 範 囲0.001〜300mSv/h*1 放射線管理設備(重大事故等)の必要個数を示す。
緊急時対策所(重大事故等時)の必要個数は 1 個(予備 1 個)とする。

伝 送 方 法無線

f. 緊急時対策所用発電機車(3 号及び 4 号炉共用)台

数

１（予備２）

容量

約 1,825kVA(1 台当たり)

電圧6,600V

玄海固有（発電機車）＊東二は常設設備の発電機

21／27

玄海原子力発電所／東海第二発電所

基本設計比較表

玄海原子力発電所 ３／４号炉【対象項目：

６１条】
東海第二発電所

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応
備考＊ボンベ加圧の区画名称の追記「災害対策本部内等」

22／27

玄海原子力発電所／東海第二発電所

基本設計比較表

玄海原子力発電所 ３／４号炉【対象項目：

６１条】
東海第二発電所

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応
備考＊ボンベ加圧の区画名称の追記「災害対策本部内等」

23／27

玄海原子力発電所／東海第二発電所

基本設計比較表

玄海原子力発電所 ３／４号炉【対象項目：

６１条】

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応

東海第二発電所

備考＊ボンベ加圧の区画名称の追記「災害対策本部内等」＊（）へ手順名称を追記

24／27

玄海原子力発電所／東海第二発電所

基本設計比較表

玄海原子力発電所 ３／４号炉【対象項目：

６１条】
東海第二発電所

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応
備考＊安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）
に関する記載の一部修正等（第 62 条との整合）

25／27

玄海原子力発電所／東海第二発電所

基本設計比較表

玄海原子力発電所 ３／４号炉【対象項目：

６１条】
東海第二発電所

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応
備考＊用語、凡例：第 57 条との整合＊発電機「予備機」の記載修正

26／27

玄海原子力発電所／東海第二発電所

基本設計比較表

玄海原子力発電所 ３／４号炉【対象項目：

６１条】
東海第二発電所

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
黄色ハッチ：ヒアリングコメント対応
備考＊記載内容の一部修正

27／27