東海第二発電所 工事計画審査資料

本資料のうち，枠囲みの内容は，商業機密あるいは防護上の観点から公開できません

資料番号

工認-063 改 0

提出年月日

平成 30 年 2 月 5 日

日本原子力発電株式会社
東海第二発電所

工事計画審査資料

各発電用施設に共通
非常用照明1

Ⅴ-1 説明書
Ⅴ-1-1 各発電用原子炉施設に共通の説明書
Ⅴ-1-1-12 非常用照明に関する説明書
Ⅴ-5 図面
1発電所
1.8 非常用照明の取付箇所を明示した図面
・非常用照明の取付箇所を明示した図面（1／32）【第 1-8-1 図】
・非常用照明の取付箇所を明示した図面（2／32）【第 1-8-2 図】
・非常用照明の取付箇所を明示した図面（3／32）【第 1-8-3 図】
・非常用照明の取付箇所を明示した図面（4／32）【第 1-8-4 図】
・非常用照明の取付箇所を明示した図面（5／32）【第 1-8-5 図】
・非常用照明の取付箇所を明示した図面（6／32）【第 1-8-6 図】
・非常用照明の取付箇所を明示した図面（7／32）【第 1-8-7 図】
・非常用照明の取付箇所を明示した図面（8／32）【第 1-8-8 図】
・非常用照明の取付箇所を明示した図面（9／32）【第 1-8-9 図】
・非常用照明の取付箇所を明示した図面（10／32）【第 1-8-10 図】
・非常用照明の取付箇所を明示した図面（11／32）【第 1-8-11 図】
・非常用照明の取付箇所を明示した図面（12／32）【第 1-8-12 図】
・非常用照明の取付箇所を明示した図面（13／32）【第 1-8-13 図】
・非常用照明の取付箇所を明示した図面（14／32）【第 1-8-14 図】
・非常用照明の取付箇所を明示した図面（15／32）

2

【第 1-8-15 図】・非常用照明の取付箇所を明示した図面（16／32）【第 1-8-16 図】
・非常用照明の取付箇所を明示した図面（17／32）【第 1-8-17 図】
・非常用照明の取付箇所を明示した図面（18／32）【第 1-8-18 図】
・非常用照明の取付箇所を明示した図面（19／32）【第 1-8-19 図】
・非常用照明の取付箇所を明示した図面（20／32）【第 1-8-20 図】
・非常用照明の取付箇所を明示した図面（21／32）【第 1-8-21 図】
・非常用照明の取付箇所を明示した図面（22／32）【第 1-8-22 図】
・非常用照明の取付箇所を明示した図面（23／32）【第 1-8-23 図】
・非常用照明の取付箇所を明示した図面（24／32）【第 1-8-24 図】
・非常用照明の取付箇所を明示した図面（25／32）【第 1-8-25 図】
・非常用照明の取付箇所を明示した図面（26／32）【第 1-8-26 図】
・非常用照明の取付箇所を明示した図面（27／32）【第 1-8-27 図】
・非常用照明の取付箇所を明示した図面（28／32）【第 1-8-28 図】
・非常用照明の取付箇所を明示した図面（29／32）【第 1-8-29 図】
・非常用照明の取付箇所を明示した図面（30／32）【第 1-8-30 図】
・非常用照明の取付箇所を明示した図面（31／32）【第 1-8-31 図】
・非常用照明の取付箇所を明示した図面（32／32）【第 1-8-32 図】

3

NT2 補① Ⅴ-1-1-12 R1

Ⅴ-1-1-12 非常用照明に関する説明書

4

目次
1.

概要

12.

基本方針

1

2.1 避難用照明

12.2 設計基準事故が発生した場合に用いる作業用照明

12.3 重大事故等発生時の照明

2

3.

2

施設の詳細設計方針3.1 避難用照明

23.2 設計基準事故が発生した場合に用いる照明

3

3.2.1 作業用照明

33.2.2 可搬型照明

66NT2 補① Ⅴ-1-1-12 R1

3.3 重大事故等発生時の照明

5

1.

概要
本資料は，以下について説明するものである。
・「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」（以下「技術基準規則」という。）第 13 条第 2 号に基づき照明用の電源が喪失した場合においても機能を損なわない避難用の照明・技術基準規則第 13 条第 3 号及び「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈」（以下「解釈」という。
）に基づき発電用原子炉施設内で設計基準事故が発生した場合に用いる照明（避難用の照明を除く。
）及びその専用の電源・技術基準規則第 54 条第 1 項第 2 号及び第 3 項第 6 号に基づき，想定される重大事故等が発生した場合に確実に操作するため及び可搬型重大事故等対処設備を運搬するため並びに被害状況を把握するための照明・技術基準規則第 74 条及びその解釈に基づき重大事故等が発生した場合においても中央制御室に運転員がとどまるために必要な設備としての照明及びその照明への代替交流電源設備かNT2 補① Ⅴ-1-1-12 R1

らの給電
2.

基本方針

2.1 避難用照明
安全避難通路には，位置を明確かつ恒久的に表示し，照明用の電源が喪失した場合においても機能を損なわないよう，避難用の照明として，非常用ディーゼル発電機，蓄電池又は内蔵電池から給電可能な非常灯を設けるとともに，避難口及び避難の方向を明示するため，内蔵電池を備える誘導灯を設ける設計とする。
2.2 設計基準事故が発生した場合に用いる作業用照明
発電用原子炉施設内で設計基準事故が発生した場合に用いる作業用照明として，避難用の照明とは別に，非常用照明，直流非常灯及び蓄電池内蔵型照明を設置する。
非常用照明は，発電用原子炉の停止，停止後の冷却及び監視等の操作が必要となる中央制御室及び中央制御室で操作が困難な場合に必要な操作を行う中央制御室外原子炉停止装置等に設置する。また，外部電源喪失時にも必要な照明を確保できるように，非常用低圧母線に接続し，非常用ディーゼル発電機からも電力を供給する設計とする。
直流非常灯及び蓄電池内蔵型照明は，全交流動力電源喪失時から重大事故等に対処するために必要な電力の供給が常設代替交流電源設備から開始される前までに必要な操作を実施する中央制御室及び電気室等に設置する。直流非常灯は，蓄電池に接続し，非常用ディーゼル発電機からも電力を供給する設計とするほか，全交流動力電源喪失時から重大事故等に対処するために必要な電力の供給が常設代替交流電源設備から開始される前までの間，点灯可能な設計とする。蓄電池内蔵型照明は，全交流動力電源喪失時においても重大事故等に対処するために必要な電力の供給が常設代替交流電源設備から開始される前までの間，点灯できるように内蔵蓄電池を備える設計とする。
作業用照明は，設計基準事故が発生した場合に必要な操作が行えるように，非常灯と同等以16

上の照度を有する設計とする。
設計基準事故に対応するための操作が必要な場所は，作業用照明を設置することにより作業が可能であるが，念のため，初動操作に対応するため運転員が常時滞在している中央制御室及び管理区域内における現場運転員集合場所である廃棄物処理操作室に内蔵電池にて点灯可能なＬＥＤライト等の可搬型照明を配備する。
2.3 重大事故等発生時の照明
重大事故等が発生した場合においても，中央制御室に運転員がとどまるために必要な照明設
備並びに身体サーベイ及び作業服の着替え等を行うための区画を設けるために必要な照明設備として，常設代替交流電源設備からの給電が可能な可搬型照明（ＳＡ）を配備する。
また，重大事故等が発生した場合に，確実に操作を実施するため及び可搬型重大事故等対処設備を運搬するため並びに他の設備の被害状況を把握するために必要な照明設備として可搬型照明を配備する。

NT2 補① Ⅴ-1-1-12 R1

3.

施設の詳細設計方針

3.1 避難用照明
添付書類「Ⅴ-1-1-11 安全避難通路に関する説明書」に示す安全避難通路には，位置を明確かつ恒久的に表示し，照明用の電源が喪失した場合においても機能を損なわない避難用の照明として，非常灯並びに避難口及び避難の方向を明示するための誘導灯を設置する設計とする。
非常灯は，「建築基準法」（制定昭和 25 年 5 月 24 日法律第 201 号）及び「建築基準法施行令」（制定昭和 25 年 11 月 16 日政令第 338 号）に準拠し，中央制御室等の原子炉施設内従事者が常時滞在する居室及び居室から地上へ通じる廊下，階段その他の通路に設置し，直接照明として床面において 1 ルクス以上の照度を確保する設計とする。また，外部電源喪失により非常灯への電力の供給が停止した場合においても，原子炉施設内従事者が建屋内から地上へ避難するために必要な照明の確保が可能となるよう，非常灯は非常用ディーゼル発電機又は蓄電池から電力を供給できる設計，若しくは 30 分間有効に点灯できる容量を有した内蔵電池を備える設計とする。
誘導灯は，
「消防法」
（制定昭和 23 年 7 月 24 日法律第 186 号），「消防法施行令」（制定昭和36 年 3 月 25 日政令第 37 号）及び「消防法施行規則」（制定昭和 36 年 4 月 1 日自治省令第 6号）に準拠し，屋内から直接地上へ通じる通路，出入口，避難階段に設置する。また，外部電源喪失により誘導灯への電力の供給が停止した場合においても，原子炉施設内従事者が建屋内から地上へ避難できるように避難口及び避難の方向を明示するため，誘導灯は 20 分間有効に点灯できる容量を有した内蔵電池を備える設計とする。
非常灯及び誘導灯の取付箇所を添付図面「第 1-8-1 図から第 1-8-32 図 非常用照明の取付箇所を明示した図面」に示す。

27

3.2 設計基準事故が発生した場合に用いる照明
3.2.1 作業用照明
設計基準事故が発生した場合に用いる作業用照明として，避難用の照明とは別に非常用照明，直流非常灯及び蓄電池内蔵型照明を設置する。
非常用照明は，発電用原子炉の停止，停止後の冷却及び監視等の操作が必要となる中央制御室及び中央制御室で操作が困難な場合に必要な操作を行う中央制御室外原子炉停止装置等に設置する。また，外部電源喪失時にも必要な照明を確保できるように，非常用低圧母線（モータコントロールセンタ 2C 系又は 2D 系）に接続し，非常用ディーゼル発電機からも電力を供給する設計とする。
直流非常灯及び蓄電池内蔵型照明は，全交流動力電源喪失時から重大事故等に対処するために必要な電力の供給が常設代替交流電源設備から開始される前までに必要な操作を実施する中央制御室及び電気室等に設置する。直流非常灯及び蓄電池内蔵型照明は，全交流動力電源喪失時から重大事故等に対処するために必要な電力の供給が常設代替交流電源設備から開始される前まで（約 95 分間）においても点灯できるように蓄電池又は内蔵蓄電池から電力NT2 補① Ⅴ-1-1-12 R1を供給できる設計とする。
作業用照明の電源系統図を図 1 に示す。
非常用照明は，発電用原子炉の停止，停止後の冷却及び監視等の操作が必要となる中央制御室，中央制御室で操作が困難な場合に必要な操作を行う中央制御室外原子炉停止装置，設計基準事故が発生した場合に現場操作の可能性がある使用済燃料プール冷却ポンプ室及びこれらへのアクセスルート等において，操作及び移動に必要な照明を確保できる設計とする。
直流非常灯及び蓄電池内蔵型照明は，全交流動力電源喪失時から重大事故等に対処するために必要な電力の供給が常設代替交流電源設備から開始される前までに必要な操作を実施する中央制御室及び電気室等において，操作及び移動に必要な照明を確保できる設計とする。
作業用照明の設置箇所を表 1 に示し，添付図面「第 1-8-1 図から第 1-8-32 図

非常用照明の取付箇所を明示した図面」に取付箇所を示す。

3849

図 1 作業用照明電源系統図

NT2 補① Ⅴ-1-1-12 R1

表 1 作業用照明の設置箇所
給電元設置箇所
中央制御室

非常用照明

非常用低圧母線

現場機器室
アクセスルート

作業用照明

直流非常灯

中央制御室

内蔵蓄電池

中央制御室

（常用低圧母線）

現場機器室（非常用低圧母線）

アクセスルートNT2 補① Ⅴ-1-1-12 R1蓄電池内蔵型照明

非常用直流母線

510

3.2.2 可搬型照明
非常用照明，直流非常灯及び蓄電池内蔵型照明により，設計基準事故に対応するための操作及び作業場所までの移動に必要な照明は確保されるが，念のため，運転員が常時滞在している中央制御室及び管理区域内における現場運転員集合場所である廃棄物処理操作室に十分な数量の可搬型照明を配備し，昼夜，場所を問わず作業を可能とする。
可搬型照明の保管場所を添付図面「第 1-8-1 図から第 1-8-32 図 非常用照明の取付箇所を明示した図面」に示す。
3.3 重大事故等発生時の照明
重大事故等発生時に，中央制御室及び中央制御室待避室での監視操作に必要な照度を確保するため及び中央制御室近傍の空調機械室に設けるチェンジングエリアでの身体サーベイ及び作業服の着替え等に必要な照度を確保するため，可搬型照明（ＳＡ）を配備する。
可搬型照明（ＳＡ）は，常設代替交流電源設備から電力の供給を可能とするため，緊急用モータコントロールセンタに接続された中央制御室近傍のコンセントに接続可能な設計とする。

NT2 補① Ⅴ-1-1-12 R1

可搬型照明（ＳＡ）の電源系統図を図 2 に示す。
可搬型照明（ＳＡ）は，重大事故等に中央制御室の制御盤での操作に必要な照度及び中央制御室待避室の居住性確保に必要な照度として，主制御盤垂直部平均で約 20 ルクス以上の照度を確保する設計とする。また，空調機械室に設けるチェンジングエリアの設置等に必要な照度として，5 ルクス以上の照度を確保する設計とする。
可搬型照明（ＳＡ）の必要数は，中央制御室の制御盤での操作又は監視に必要な照度を有するものを 3 個，中央制御室待避室に 1 個，身体サーベイ及び作業服の着替え等に必要な照度を有するものを 3 個使用するものとして，1 セット 7 個とし，故障時及び保守点検時のバックアップ用として 2 個の合計 9 個を保管する設計とする。
可搬型照明（ＳＡ）の保管場所を添付図面「第 1-8-1 図から第 1-8-32 図 非常用照明の取付箇所を明示した図面」に示す。
また，技術基準規則第 54 条第 1 項第 2 号及び第 3 項第 6 号に基づき想定される重大事故等発生時において，重大事故等対処設備を停電時及び夜間時に確実に操作するため及び可搬型重
大事故等対処設備を運搬するため並びに他の設備の被害状況を把握するために使用する可搬型
照明に関しては，保安規定に基づく下部規程（二次文書，三次文書）にて資機材としての取扱いについて定め，管理する。

611

NT2 補① Ⅴ-1-1-12 R1 E

図 2 可搬型照明（ＳＡ）電源系統図

712

工事計画認可申請

第1-8-1図

東海第二発電所

名 称

非常用照明の取付箇所を明示した図面（1/32）

日 本 原 子 力 発 電 株 式 会 社
7Y08

13

工事計画認可申請

第1-8-2図東海第二発電所

名 称

非常用照明の取付箇所を明示した図面（2/32）

日 本 原 子 力 発 電 株 式 会 社
7Y08

14

工事計画認可申請

第1-8-3図東海第二発電所

名 称

非常用照明の取付箇所を明示した図面（3/32）

日 本 原 子 力 発 電 株 式 会 社
7Y08

15

工事計画認可申請

第1-8-4図東海第二発電所

名 称

非常用照明の取付箇所を明示した図面（4/32）

日 本 原 子 力 発 電 株 式 会 社
7Y08

16

工事計画認可申請

第1-8-5図東海第二発電所

名 称

非常用照明の取付箇所を明示した図面（5/32）

日 本 原 子 力 発 電 株 式 会 社
7Y08

17

工事計画認可申請

第1-8-6図東海第二発電所

名 称

非常用照明の取付箇所を明示した図面（6/32）

日 本 原 子 力 発 電 株 式 会 社
7Y08

18

工事計画認可申請

第1-8-7図東海第二発電所

名 称

非常用照明の取付箇所を明示した図面（7/32）

日 本 原 子 力 発 電 株 式 会 社
7Y08

19

工事計画認可申請

第1-8-8図東海第二発電所

名 称

非常用照明の取付箇所を明示した図面（8/32）

日 本 原 子 力 発 電 株 式 会 社
7Y08

20

工事計画認可申請

第1-8-9図東海第二発電所

名 称

非常用照明の取付箇所を明示した図面（9/32）

日 本 原 子 力 発 電 株 式 会 社
7Y08

21

工事計画認可申請

第1-8-10図東海第二発電所

名 称

非常用照明の取付箇所を明示した図面（10/32）

日 本 原 子 力 発 電 株 式 会 社
7Y08

22

工事計画認可申請

第1-8-11図東海第二発電所

名 称

非常用照明の取付箇所を明示した図面（11/32）

日 本 原 子 力 発 電 株 式 会 社
7Y08

23

工事計画認可申請

第1-8-12図東海第二発電所名 称

非常用照明の取付箇所を明示した図面（12/32）

日 本 原 子 力 発 電 株 式 会 社
7Y08

24

工事計画認可申請

第1-8-13図東海第二発電所

名 称

非常用照明の取付箇所を明示した図面（13/32）

日 本 原 子 力 発 電 株 式 会 社
7Y08

25

工事計画認可申請

第1-8-14図東海第二発電所

名 称

非常用照明の取付箇所を明示した図面（14/32）

日 本 原 子 力 発 電 株 式 会 社
7Y08

26

工事計画認可申請

第1-8-15図東海第二発電所

名 称

非常用照明の取付箇所を明示した図面（15/32）

日 本 原 子 力 発 電 株 式 会 社
7Y08

27

工事計画認可申請

第1-8-16図東海第二発電所

名 称

非常用照明の取付箇所を明示した図面（16/32）

日 本 原 子 力 発 電 株 式 会 社
7Y08

28

工事計画認可申請

第1-8-17図東海第二発電所

名 称

非常用照明の取付箇所を明示した図面（17/32）

日 本 原 子 力 発 電 株 式 会 社
7Y08

29

工事計画認可申請

第1-8-18図東海第二発電所

名 称

非常用照明の取付箇所を明示した図面（18/32）

日 本 原 子 力 発 電 株 式 会 社
7Y08

30

工事計画認可申請

第1-8-19図東海第二発電所

名 称

非常用照明の取付箇所を明示した図面（19/32）

日 本 原 子 力 発 電 株 式 会 社
7Y08

31

工事計画認可申請

第1-8-20図東海第二発電所

名 称

非常用照明の取付箇所を明示した図面（20/32）

日 本 原 子 力 発 電 株 式 会 社
7Y08

32

工事計画認可申請

第1-8-21図東海第二発電所名 称

非常用照明の取付箇所を明示した図面（21/32）

日 本 原 子 力 発 電 株 式 会 社
7Y08

33

工事計画認可申請

第1-8-22図東海第二発電所

名 称

非常用照明の取付箇所を明示した図面（22/32）

日 本 原 子 力 発 電 株 式 会 社
7Y08

34

工事計画認可申請

第1-8-23図東海第二発電所

名 称

非常用照明の取付箇所を明示した図面（23/32）

日 本 原 子 力 発 電 株 式 会 社
7Y08

35

工事計画認可申請

第1-8-24図東海第二発電所

名 称

非常用照明の取付箇所を明示した図面（24/32）

日 本 原 子 力 発 電 株 式 会 社
7Y08

36

工事計画認可申請

第1-8-25図東海第二発電所

名 称

非常用照明の取付箇所を明示した図面（25/32）

日 本 原 子 力 発 電 株 式 会 社
7Y08

37

工事計画認可申請

第1-8-26図東海第二発電所

名 称

非常用照明の取付箇所を明示した図面（26/32）

日 本 原 子 力 発 電 株 式 会 社
7Y08

38

工事計画認可申請

第1-8-27図東海第二発電所

名 称

非常用照明の取付箇所を明示した図面（27/32）

日 本 原 子 力 発 電 株 式 会 社
7Y08

39

工事計画認可申請

第1-8-28図東海第二発電所

名 称

非常用照明の取付箇所を明示した図面（28/32）

日 本 原 子 力 発 電 株 式 会 社
7Y08

40

工事計画認可申請

第1-8-29図東海第二発電所

名 称

非常用照明の取付箇所を明示した図面（29/32）

日 本 原 子 力 発 電 株 式 会 社
8117

41

工事計画認可申請

第1-8-30図東海第二発電所

名 称

非常用照明の取付箇所を明示した図面（30/32）

日 本 原 子 力 発 電 株 式 会 社
7Y08

42

工事計画認可申請

第1-8-31図東海第二発電所

名 称

非常用照明の取付箇所を明示した図面（31/32）

日 本 原 子 力 発 電 株 式 会 社
8117

43

工事計画認可申請

第1-8-32図

東海第二発電所

名 称

非常用照明の取付箇所を明示した図面（32/32）

日 本 原 子 力 発 電 株 式 会 社
8117

44