本資料のうち，枠囲みの内容は,営業秘密又は防護上の観点から公開できません。

東海第二発電所 工事計画審査資料
資料番号

工認-956 改 1

提出年月日

平成 30 年 9 月 10 日

NT2 補② Ⅴ-2-6-5-34 R1

Ⅴ-2-6-5-34 格納容器下部水温の耐震性についての計算書目次
1.

概要 .............................................................................. 12.

一般事項 .......................................................................... 1

2.1 構造計画 ........................................................................ 1
2.2 評価方針 ........................................................................ 4
2.3 適用基準 ........................................................................ 5
2.4 記号の説明 ...................................................................... 6
2.5 計算精度と数値の丸め方 .......................................................... 83.

評価部位 .......................................................................... 94.

地震応答解析及び構造強度評価 ...................................................... 94.1 地震応答解析及び構造強度評価方法 ................................................ 94.2 荷重の組合せ及び許容応力 ........................................................ 94.2.1 荷重の組合せ及び許容応力状態 ................................................ 9NT2 補② Ⅴ-2-6-5-34 R14.2.2 許容応力 .................................................................... 94.2.3 使用材料の許容応力評価条件 .................................................. 94.3 解析モデル及び諸元 ............................................................. 124.4 固有周期 ....................................................................... 174.5 設計用地震力 ................................................................... 184.6 計算方法 ....................................................................... 194.6.1 基礎ボルトの応力 ........................................................... 194.7 計算条件 ....................................................................... 224.7.1 基礎ボルトの応力計算条件 ................................................... 224.8 応力の評価 ..................................................................... 224.8.1 基礎ボルトの応力評価 ....................................................... 225.

機能維持評価 ..................................................................... 235.1 電気的機能維持評価方法 ......................................................... 236.

評価結果 ......................................................................... 23

6.1 重大事故等対処設備としての評価結果 ............................................. 23

1.

概要
本計算書は，添付書類「Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針」にて設定している構造強度及び機能維持の設計方針に基づき，格納容器下部水温が設計用地震力に対して十分な構造強度及び電気的機能を有していることを説明するものである。
格納容器下部水温は，重大事故等対処設備においては常設重大事故緩和設備に分類される。以下，重大事故対処設備としての構造強度評価及び電気的機能維持評価を示す。

2.

一般事項

2.1 構造計画

NT2 補② Ⅴ-2-6-5-34 R1

格納容器下部水温の構造計画を表 2-1，表 2-2 に示す。

1

NT2 補② Ⅴ-2-6-5-34 R1

表 2-1 構造計画
計画の概要
基礎・支持構造
検出器は，計器固定金具に圧縮継手により概略構造図

主体構造

測温抵抗体

【TE-SA42-N100A,C,D，TE-SA42-N200A,C,D】
550

基礎ボルト
メカニカルアンカ

固定する。

830

【ペデスタル底面から検出器の高さ】
TE-SA42-N100A(C,D)：0m

計器固定金具は，溶架構

TE-SA42-N200A(C,D)：0.2m

接により架構に固定する。架構は基礎ボルト

サポート基礎部

により原子炉本体の基礎（以下「ペデスタル」という）の壁面に設置する。
2250
検出器

圧縮継手
ボス
計器固定金具TE-SA42-N100A(C,D)
検出器保護管TE-SA42-N200A(C,D)

側面図

正面図

（単位：mm）

2

NT2 補② Ⅴ-2-6-5-34 R1

表 2-2 構造計画
計画の概要
基礎・支持構造
検出器は，計器固定金具に圧縮継手により概略構造図

主体構造

測温抵抗体

【TE-SA42-N100B,E，TE-SA42-N200B,E】
基礎ボルト
メカニカルアンカ

550【ペデスタル底面から検出器の高さ】
830

固定する。
計器固定金具は，溶架構

TE-SA42-N100B(E)：0m
TE-SA42-N200B(E)：0.2m

接により架構に固定する。架構は基礎ボルトによりペデスタル壁面サポート基礎部に設置する。

2250

検出器

圧縮継手
ボス
計器固定金具TE-SA42-N100B(E)
検出器保護管

側面図
TE-SA42-N200B(E)

正面図（単位：mm）

3

2.2 評価方針
格納容器下部水温の応力評価は，添付書類「Ⅴ-2-1-9

機能維持の基本方針 3.1 構造強度上の制限」にて設定した荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界に基づき，「2.1 構造計画」にて示す格納容器下部水温の部位を踏まえ「3. 評価部位」にて設定する箇所において，「4.3 解析モデル及び諸元」及び「4.4 固有周期」で算出した固有周期に基づく設計用地震力による応力等が許容限界内に収まることを，「4. 地震応答解析及び構造強度評価」にて示す方法にて確認することで実施する。また，格納容器下部水温の機能維持評価は，添付書類「Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針 4.2 電気的機能維持」にて設定した電気的機能維持の方針に基づき，地震時の応答加速度が電気的機能確認済加速度以下であることを，「5. 機能維持評価」にて示す方法にて確認することで実施する。確認結果を「6. 評価結果」に示す。
格納容器下部水温の耐震評価フローを図 2-1 に示す。

NT2 補② Ⅴ-2-6-5-34 R1

解析モデル設定

有限要素法モデルの作成

固有値解析

設計用地震力地震応答解析

地震時における応力評価用加速度

計器の構造強度評価

計器の電気的機能維持評価

図 2-1 格納容器下部水温の耐震評価フロー

4

2.3 適用基準適用基準等を以下に示す。
(1) 原子力発電所耐震設計技術指針 ＪＥＡＧ４６０１－1987（日本電気協会）(2) 原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編 ＪＥＡＧ４６０１・補－1984（日本電気協会）(3) 原子力発電所耐震設計技術指針 ＪＥＡＧ４６０１－1991 追補版（日本電気協会）(4) 発電用原子力設備規格

設計・建設規格（2005 年版（2007 年追補版含む。
）） ＪＳＭ

NT2 補② Ⅴ-2-6-5-34 R1

Ｅ Ｓ ＮＣ1－2005/2007（日本機械学会）

5

2.4 記号の説明
記号

号の説

明

単位

架構及び計器固定金具の断面積mm2Ａｂ

基礎ボルトの軸断面積mm2

ＣＨ

水平方向設計震度－ＣＶ

鉛直方向設計震度－ｄ

基礎ボルトの呼び径mm

Ｅ

縦弾性係数

MPa

Ｆ

設計・建設規格 SSB-3131 又は SSB-3133に定める値

MPa

Ｆｂ

基礎ボルトに作用する引張力（1本当たり）

N

ＦＸ

サポート基礎部に作用する力（Ｘ方向）N

ＦＹ

サポート基礎部に作用する力（Ｙ方向）N

ＦＺ

サポート基礎部に作用する力（Ｚ方向）

N

＊

Ａ

fｓｂ
NT2 補② Ⅴ-2-6-5-34 R1

記

せん断力のみを受ける基礎ボルトの許容せん断応力（ｆｓを1.5倍した値）

MPa引張力のみを受ける基礎ボルトの許容引張応力（ｆｔを1.5倍した値）

MPa

引張力とせん断力を同時に受ける基礎ボルトの許容引張応力

MPa

架構及び計器固定金具の断面二次極モーメントmm4

架構及び計器固定金具の断面二次モーメント（ｙ軸）mm4架構及び計器固定金具の断面二次モーメント（ｚ軸）mm4

壁面から検出器及び検出器保護管質点までの距離mm

1

水平方向に並ぶ基礎ボルト間の距離mm

2

鉛直方向に並ぶ基礎ボルト間の距離mm

fｔｏ
fｔｓ
Ｉｐ
ＩｙＩｚ

3

１， ２のうち短い方の距離mm

ＭＸ

サポート基礎部に作用するモーメント（Ｘ軸周り）

N･m

ＭＹ

サポート基礎部に作用するモーメント（Ｙ軸周り）

N･m

ＭＺ

サポート基礎部に作用するモーメント（Ｚ軸周り）

N･mｍａ

検出器（圧縮継手及びボスを含む）の質量kgｍｂ

検出器保護管の質量kg

シース収納パンチングトレイの質量kgｎ

基礎ボルトの本数(金物（サポート基礎部）1枚当たり)－ｎＹ

ＭＹの引張力に耐えうる基礎ボルトの本数－ｎＺ

ＭＺの引張力に耐えうる基礎ボルトの本数－Ｑｂ

基礎ボルトに作用するせん断力（1本当たり）

MPa

Ｓｕ

設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表9に定める値

MPa

Ｓｙ

設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表8に定める値

MPa

設計・建設規格 付録材料表

MPaｍｃ,ｍｄ,ｍｅＳｙ（ＲＴ）

Part5 表8に定める材料の40℃における値
Ｚｐ

架構及び計器固定金具のねじり断面係数mm3Ｚｙ

架構及び計器固定金具の断面係数（ｙ軸）

mm36

記号

記号の説

明

単位

架構及び計器固定金具の断面係数（ｚ軸）

mm3

ν

ポアソン比

－π

円周率

－σｂ

基礎ボルトに生じる引張応力

MPa

τｂ

基礎ボルトに生じるせん断応力

MPa

NT2 補② Ⅴ-2-6-5-34 R1Ｚｚ7

2.5 計算精度と数値の丸め方
精度は 6 桁以上を確保する。表示する数値の丸め方は，表 2-3 に示すとおりとする。

表 2-3 表示する数値の丸め方
数値の種類

単位

処理桁

処理方法

表示桁

固有周期ｓ

小数点以下第 4 位四捨五入

小数点以下第 3 位

震度－

小数点以下第 3 位切上げ

小数点以下第 2 位

温度℃－－

整数位

＊1kg－－

整数位

長さ＊1mm－－

整数位

面積mm2

有効数字 5 桁目

四捨五入

有効数字 4 桁＊2

モーメント

N･mm

有効数字 5 桁目

四捨五入

有効数字 4 桁＊2

力N

有効数字 5 桁目

四捨五入

有効数字 4 桁＊2

算出応力

MPa

小数点以下第 1 位切上げ

整数位

許容応力＊3MPa

小数点以下第 1 位切捨て

整数位

NT2 補② Ⅴ-2-6-5-34 R1

質量

注記 ＊1：設計上定める値が小数点以下の場合は，小数点以下表示とする。
＊2：絶対値が 1000 以上のときは，べき数表示とする。
＊3：設計・建設規格 付録材料図表に記載された温度の中間における引張強さ及び降伏点は比例法により補間した値の小数点以下第 1 位を切り捨て，整数位までの値とする。

8

3.

評価部位
格納容器下部水温の耐震評価は，「4.1 地震応答解析及び構造強度評価方法」に示す条件に基づき，耐震評価上厳しくなる基礎ボルトについて実施する。格納容器下部水温の耐震評価部位については，表 2-1，表 2-2 の概略構造図に示す。

4.

地震応答解析及び構造強度評価

4.1 地震応答解析及び構造強度評価方法(1) 地震力は格納容器下部水温に対して，水平方向及び鉛直方向から同時に作用するものとする。
(2) 格納容器下部水温は，基礎ボルトにより壁面に固定されるものとする。
(3) 格納容器下部水温の質量は，検出器，圧縮継手，ボス，検出器保護管，架構，計器固定金具及びシース収納パンチングトレイを考慮する。

NT2 補② Ⅴ-2-6-5-34 R1(4) 耐震計算に用いる寸法は，公称値を使用する。

4.2 荷重の組合せ及び許容応力
4.2.1 荷重の組合せ及び許容応力状態
格納容器下部水温の荷重の組合せ及び許容応力状態のうち重大事故等対処設備の評価に用いるものを表 4-1 に示す。

4.2.2 許容応力
格納容器下部水温の許容応力は，添付書類「Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針」に基づき
表 4-2 のとおりとする。

4.2.3 使用材料の許容応力評価条件
格納容器下部水温の使用材料の許容応力評価条件のうち，重大事故等対処設備の評価に用いるものを表 4-3 に示す。

9

NT2 補② Ⅴ-2-6-5-34 R1

表 4-1 荷重の組合せ及び許容応力状態（重大事故等対処設備）
施設区分

計測制御
系統施設

計測装置

機器名称

格納容器下部水温

設備分類＊1

常設／緩和機器等の区分

荷重の組合せ許容応力状態

Ｄ＋ＰＤ＋ＭＤ＋Ｓｓ＊3

Ⅳ ＡＳ

Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ

Ⅴ ＡＳ（ⅤＡＳとしてⅣＡＳの許容限界を用いる。
）－＊2

注記 ＊1：「常設／緩和」は常設重大事故緩和設備を示す。
＊2：その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力を適用する。
＊3：「Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ」の評価に包絡されるため，評価結果の記載を省略する。

10

NT2 補② Ⅴ-2-6-5-34 R1

表 4-2 許容応力（重大事故等その他の支持構造物）
許容 限 界＊1，＊2（ボ ル ト 等）
許容応力状態

一次 応 力

引張り

せん断

Ⅳ ＡＳ
＊＊

1.5・ｆｓ

1.5・ｆｔⅤ ＡＳ（ⅤＡＳとしてⅣＡＳの許容限界を用いる。
）

注記 ＊1：応力の組合せが考えられる場合には，組合せ応力に対しても評価を行う。
11＊2：当該の応力が生じない場合，規格基準で省略可能とされている場合及び他の応力で代表可能である場合は評価を省略する。

表 4-3 使用材料の許容応力評価条件（重大事故等対処設備）
評価部材
基礎ボルト

材料

温度条件

Ｓｙ

Ｓｕ

Ｓｙ(ＲＴ)

（℃）

(MPa)

(MPa)

(MPa)

144

402205

周囲環境温度

4.3 解析モデル及び諸元
格納容器下部水温の解析モデルを３次元はりモデルとして図 4-1 及び図 4-2 に，解析モデルの概要を以下に示す。
検出器が設置される架構（（①～⑪）＊１，［①～⑫］＊２）及び検出器固定金具（（⑫，⑬），［⑬～⑮］）は鋼材で構成され，架構①～④にてペデスタル壁面に固定されており，ペデスタル壁面に沿って底部に向かい敷設されている。
また，解析モデルにおいて，検出器及び検出器保護管の質量は検出器固定金具より仮想鋼材を介した上下の質点に集中するものとし，質点はそれぞれの取付位置に設置する。なお, 架構（（①，③，⑤，⑥，⑩，⑪），［①，③，⑤～⑦，⑩～⑫］）に沿って敷設されたシース収納用パンチングトレイの質量は，架構との固定部に集中するものとし，質点は当該固定部に設置する。
機器の諸元を表 4-4 及び表 4-6，部材の機器要目を表 4-5 及び表 4-7 に示す。
(1) 図 4-1，図 4-2 中〇内の数字は部材番号（要素番号）を示す。

NT2 補② Ⅴ-2-6-5-34 R1(2) 図 4-1，図 4-2 中のは検出器，圧縮継手，ボス，検出器保護管及びシース収納パンチングトレイの質点を示し，検出器，圧縮継手，ボスで構成する質量ｍａは検出器保護管の質量ｍｂははkg，ｍｅはkg，シース収納パンチングトレイの質量ｍｃはkg，kg，ｍｄkg である。

(3) 図 4-1，図 4-2 中のは架構，は仮想鋼材，は支持点を示す。

(4) 拘束条件として，基礎部のＸＹＺ方向及び回転方向を固定する。
(5) 解析コードは，「ＮＳＡＦＥ」を使用し，固有値及び荷重を求める。なお，評価に用いる解析コードの検証及び妥当性確認等の概要については，添付書類「Ⅴ-5-4
プログラム（解析コード）の概要・ＨＩＳＡＰ及びＮＳＡＦＥ」に示す。
(6) 耐震計算に用いる寸法は，公称値を使用する。

注記 ＊1：図 4-1 に示す部材番号を（ ）内に示す。
＊2：図 4-2 に示す部材番号を［ ］内に示す。

12計算機

Ymc
Z

③X

488
50mcmc
①mc

②mc

④mc

⑥
⑨⑤mc

900

⑧NT2 補② Ⅴ-2-6-5-34 R1mｃ
md

⑦mｃ
mｄmｃ

mｃ

1350

⑩⑪mｃmｃ

ma ma
⑬mb

mbmｃ
mama
：支持点（サポート基礎部）:検出器，検出器保護管及びシース収納⑫

パンチングトレイの質点

mb mb

図 4-1 格納容器下部水温(TE-SA42-N100A,C,D)及び(TE-SA42-N200A,C,D)
解析モデル

13YmcZ

488③X50mc

mc
①mc

②mc

④mc

⑥
⑨NT2 補② Ⅴ-2-6-5-34 R1⑧

900⑤mcmｃ

ma mamdmd

me⑮md
me⑦mbmb

md⑫⑪1350⑩mdmdma mamdmama⑭mb mb：支持点（サポート基礎部）:検出器，検出器保護管及びシース収納⑬

パンチングトレイの質点mb mb

図 4-2 格納容器下部水温(TE-SA42-N100B,E)及び(TE-SA42-N200B,E)
解析モデル

14

表 4-4 機器諸元(TE-SA42-N100A,C,D)(TE-SA42-N200A,C,D)
項目
材質

記号

単位－－

入力値

ｍａｍｂ
質量kg

ｍｃｍｄｍｅ

温度条件
Τ℃

縦弾性係数

ΕMPa

ポアソン比

ν－

要素数－個

節点数－個

NT2 補② Ⅴ-2-6-5-34 R1（雰囲気温度）

表 4-5 部材の機器要目(TE-SA42-N100A,C,D)(TE-SA42-N200A,C,D)
材料
対象要素

①－⑦

⑧－⑪

⑫,⑬Ａ（mm2）Ｉｙ（mm4）Ｉｚ（mm4）Ｉｐ（mm4）Ｚｙ（mm3）Ｚｚ（mm3）Ｚｐ（mm3）

断面形状（mm）
100×100×675×75×4

60×6（ａ×ｂ×ｃ）（ａ×ｂ×ｃ）（ａ×ｂ）

15

表 4-6 機器諸元(TE-SA42-N100B,E)(TE-SA42-N200B,E)
項目
材質

記号

単位－－

入力値

ｍａｍｂ
質量kg

ｍｃｍｄｍｅ

温度条件
Τ℃

縦弾性係数

Ε

MPa

ポアソン比

ν－

要素数

－個

節点数

－個

NT2 補② Ⅴ-2-6-5-34 R1（雰囲気温度）

表 4-7 部材の機器要目(TE-SA42-N100B,E)(TE-SA42-N200B,E)
材料
対象要素①－⑦⑧－⑫⑬－⑮

100×100×6

75×75×4

60×6（ａ×ｂ×ｃ）（ａ×ｂ）

Ａ（mm2）Ｉｙ（mm4）Ｉｚ（mm4）Ｉｐ（mm4）Ｚｙ（mm3）Ｚｚ（mm3）Ｚｐ（mm3）断面形状（mm）（ａ×ｂ×ｃ）

16

4.4 固有周期
固有値解析結果を表 4-8，表 4-9 に示す。
１次モードは水平方向に卓越し，固有周期が 0.05 秒以下であり，剛であることを確認した。また，鉛直方向は２次モード以降で卓越し，固有周期は 0.05 秒以下であり剛であることを確認した。

表 4-8 固有値解析結果(s) (TE-SA42-N100A,C,D)(TE-SA42-N200A,C,D)
モード

固有周期(s)１次卓越方向水平

表 4-9 固有値解析結果(s) (TE-SA42-N100B,E)(TE-SA42-N200B,E)

NT2 補② Ⅴ-2-6-5-34 R1モード固有周期(s)１次卓越方向水平17

4.5 設計用地震力「基準地震動Ｓｓ」による地震力は，添付書類「Ⅴ-2-3-2 炉心，原子炉圧力容器及び原子炉内部構造物並びに原子炉格納容器及び原子炉本体の基礎の地震応答計算書」に基づき設定する。
耐震評価に用いる設計用地震力を表 4-10 に示す。

表 4-10 設計用地震力（重大事故等対処設備）
固有周期

弾性設計用地震動Ｓｄ(s)又は静的震度

据付場所及び基準地震動Ｓｓ

床面高さ(m)

水平方向

鉛直方向

水平方向

鉛直方向

水平方向

鉛直方向

設計震度

設計震度

設計震度

設計震度

－－

ＣＨ=1.40

ＣＶ=1.18－－

ＣＨ=1.40

ＣＶ=1.18

TE-SA42-N100A,C,D
TE-SA42-N200A,C,D

NT2 補② Ⅴ-2-6-5-34 R1

EL. 11.81～12.01（EL. 16.62＊１）
TE-SA42-N100B,E
TE-SA42-N200B,EEL. 11.81～12.01（EL. 16.62＊１）

注記 ＊1：基準床レベルを示す。
＊2：固有値解析より 0.05 秒以下であり剛であることを確認した。

18

4.6 計算方法
4.6.1 基礎ボルトの応力
３次元はりモデルによる地震応答解析からサポート基礎部の荷重を算出し，その結果を用いて理論式にて基礎ボルトを評価する。
1基礎ボルトメカニカルアンカ

YY
2X

Z

NT2 補② Ⅴ-2-6-5-34 R1

サポート基礎部

検出器質点
検出器保護管質点

ＭＹ
ＦＹ

Y

ＦＺ
Z

X

ＦＸ

ＭＺ

ＭＸ

図 4-3 格納容器下部水温（TE-SA42-N100A,C,D）及び（TE-SA42-N200A,C,D）計算モデル（サポート基礎部）

19

基礎ボルトメカニカルアンカ

1Y

Y
2X

Z

NT2 補② Ⅴ-2-6-5-34 R1

サポート基礎部

検出器質点
検出器保護管質点

ＭＹ
ＦＹ

Y

ＦＺ
Z

ＦＸ

XＭＺ

ＭＸ

図 4-4 格納容器下部水温(TE-SA42-N100B,E)及び(TE-SA42-N200B,E)計算モデル（サポート基礎部）

20

地震応答解析によって得られたサポート基礎部評価点の反力とモーメントを表 4-11 に示す。

表4-11 サポート発生反力，モーメント反力(N)

対象計器

ＦＸ

ＦＹ

モーメント(N･m)
ＦＺ

ＭＸ

ＭＹ

ＭＺ

TE-SA42-N100A,C,D
TE-SA42-N200A,C,D
TE-SA42-N100B,E
TE-SA42-N200B,E(1) 引張応力NT2 補② Ⅴ-2-6-5-34 R1

基礎ボルト（1本当り）に対する引張応力は，下式により計算する。
引張力（Ｆｂ）
Ｆｂ＝

ＦＸ
＋ｎ

ＭＹ＋
1・ｎＹ

ＭＺ
･･････････････････････････ (4.6.1.1)2・ｎＺ

引張応力（σｂ ）σｂ ＝ＦｂＡｂ･･･････････････････････････････････････････････ (4.6.1.2)

ここで，基礎ボルトの軸断面積Ａｂ は次式により求める。
Ａｂ ＝π・ｄ 2 ･･･････････････････････････････････････････ (4.6.1.3)
4(2) せん断応力
基礎ボルト（1本当り）に対するせん断応力は，下式により計算する。
せん断力（Ｑｂ）
Ｑｂ＝

ＦＹ2 ＋ＦＺ2
ＭＸ＋ｎｎ・ 3･･･････････････････････････････ (4.6.1.4)

ここで，ボルト間距離 3 は次式により求める。
3＝Min( 1, 2) ･････････････････････････････････････････････ (4.6.1.5)

せん断応力（τｂ）
τｂ ＝ＱｂＡｂ･･････････････････････････････････････････････ (4.6.1.6)

21

4.7 計算条件
4.7.1 基礎ボルトの応力計算条件
応力計算に用いる計算条件は，本計算書の【格納容器下部水温の耐震性についての計算結果】の設計条件および機器要目に示す。

4.8 応力の評価
4.8.1 基礎ボルトの応力評価
4.6.1項で求めたボルトの引張応力σｂは次式より求めた許容引張応力 ft s 以下であること。ただし，ft oは下表による。

fts ＝Min［1.4・fto－1.6・τｂ, fto］ ･････････････････････････ (4.8.1.1)
せん断応力τｂは，せん断力のみを受けるボルトの許容せん断応力fs b 以下であるこ

基準地震動Ｓｓによる荷重との組合せの場合
許容引張応力＊Ｆ＊・1.52fto
許容せん断応力＊NT2 補② Ⅴ-2-6-5-34 R1と。ただし，fs b は下表による。

Ｆ＊・1.5
1.5・ 3fsb

22

5.

機能維持評価5.1 電気的機能維持評価方法
格納容器下部水温の電気的機能維持評価について以下に示す。
なお，評価用加速度は添付書類「Ⅴ-2-3-2

炉心，原子炉圧力容器及び原子炉内部構造物並びに原子炉格納容器及び原子炉本体の基礎の地震応答計算書」に基づき設定する。
格納容器下部水温の機能確認済加速度は，添付書類「Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針」に基
づき，同形式の検出器単体の正弦波加振試験において電気的機能の健全性を確認した評価部位の加速度を適用する。機能確認済加速度を表 5-1 に示す。

表 5-1 機能確認済加速度
評価部位

方向

格納容器下部水温水平（×9.8 m/s2）
機能確認済加速度NT2 補② Ⅴ-2-6-5-34 R1（TE-SA42-N100A～E）（TE-SA42-N200A～E）

6.

鉛直評価結果6.1 重大事故等対処設備としての評価結果
格納容器下部水温の重大事故等時の状態を考慮した場合の耐震評価結果を以下に示す。発生値は許容限界を満足しており，設計用地震力に対して十分な構造強度及び電気的機能を有することを確認した。

(1) 構造強度評価結果
構造強度評価の結果を次頁以降の表に示す。

(2) 機能維持評価結果
電気的機能維持評価の結果を次頁以降の表に示す。

23

NT2 補② Ⅴ-2-6-5-34 R1【 格 納 容 器 下 部 水 温 （ TE-SA42-N100A～E，TE-SA42-N200A～E） の 耐 震 性 に つ い て の 計 算 結 果 】
1.

重大事故等対処設備

1.1

設計条件
固有周期 (s)機 器 名 称据付場所及び床面高さ（m）

設備分類

格納容器下部水温（TE-SA42-N100A,C,D）（TE-SA42-N200A,C,D）

常設／緩和

格納容器下部水温（TE-SA42-N100B,E）（TE-SA42-N200B,E）

常設／緩和

水平方向

弾性設計用地震動Ｓｄ又は静的震度

鉛直方向

基準地震動Ｓｓ

水平方向
設計震度

鉛直方向
設計震度

水平方向
設計震度

鉛直方向
設計震度

―

―

ＣＨ＝1.40

ＣＶ＝1.18――

ＣＨ＝1.40

ＣＶ＝1.18

EL. 11.81～12.01（EL. 16.62＊１）

EL. 11.81～12.01（EL. 16.62＊１）

周囲環境温度（℃）

24
注記 ＊1：基準床レベルを示す。
＊2：固有値解析より 0.05 秒以下であり剛であることを確認した。

1.2

機器要目

1.2.1

材

12

3（mm） （mm） （mm） （mm）

ｄ(mm)Ａｂ(mm2)

ｎｎＹｎＺ

Ｓｙ
(MPa)

Ｓｕ Ｓｙ（ＲＴ）
Ｆ(MPa)(MPa)(MPa)

22144402＊部

格納容器下部水温基礎ボルト（TE-SA42-N100A～E）（TE-SA42-N200A～E）

205

194

NT2 補② Ⅴ-2-6-5-34 R1

1.3

計算数値

1.3.1 サポート基礎部に作用する力（単位：N）ＦＹ

ＦＸ
部 材

弾性設計用地震動
Ｓｄ又は静的震度

基準地震動Ｓｓ

弾性設計用地震動
Ｓｄ又は静的震度

ＦＺ
基準地震動Ｓｓ

弾性設計用地震動
Ｓｄ又は静的震度

基準地震動Ｓｓ

サポート部（TE-SA42-N100A,C,D）（TE-SA42-N200A,C,D）
サポート部（TE-SA42-N100B,E）（TE-SA42-N200B,E）

1.3.2 サポート基礎部に作用するモーメント（単位：N･m）

ＭＸ

25

部 材

サポート部
（TE-SA42-N100A,C,D）（TE-SA42-N200A,C,D）
サポート部（TE-SA42-N100B,E）（TE-SA42-N200B,E）

弾性設計用地震動
Ｓｄ又は静的震度

ＭＹ
基準地震動Ｓｓ

弾性設計用地震動
Ｓｄ又は静的震度

ＭＺ
基準地震動Ｓｓ

弾性設計用地震動
Ｓｄ又は静的震度

基準地震動ＳｓNT2 補② Ⅴ-2-6-5-34 R1

1.3.3 ボルトに作用する力（単位：N）
Ｑｂ

Ｆｂ
部 材

弾性設計用地震動
Ｓｄ又は静的震度

基準地震動Ｓｓ

弾性設計用地震動
Ｓｄ又は静的震度

基準地震動Ｓｓ

基礎ボルト（TE-SA42-N100A,C,D）（TE-SA42-N200A,C,D）
基礎ボルト（TE-SA42-N100B,E）（TE-SA42-N200B,E）

1.4 結 論1.4.1 ボルトの応力(単位：MPa)
弾性設計用地震動Ｓｄ又は静的震度部

材

材 料

基準地震動Ｓｓ

応 力26

算出応力

許容応力

算出応力

許容応力基礎ボルト（TE-SA42-N100A,C,D）（TE-SA42-N200A,C,D）

引張り――

σb＝25

ƒts＝116＊

せん断――

τb＝11

ƒsb＝89基礎ボルト（TE-SA42-N100B,E）（TE-SA42-N200B,E）

引張り――

σb＝33

ƒts＝116＊

せん断――

τb＝14

ƒsb＝89

すべて許容応力以下である。

注記＊：fts ＝Min［1.4・fto－1.6・τｂ, fto］より算出

NT2 補② Ⅴ-2-6-5-34 R1E(×9.8 m/s2)

1.4.2 電気的機能維持の評価結果
評価用加速度
格納容器下部水温

水平方向

1.17

鉛直方向

0.98

機能確認済加速度（TE-SA42-N100A～E）（TE-SA42-N200A～E）

評価用加速度（1.0ZPA）はすべて機能確認済加速度以下である。

基礎ボルト
メカニカルアンカ

11

基礎ボルト
YX

メカニカルアンカ
ZYY

Y

22X

Z

27

サポート
基礎部
サポート
基礎部

検出器質点
検出器質点

検出器保護管質点

検出器保護管質点
正面図
側面図

TE-SA42-N100A,C,D

正面図

TE-SA42-N100B,E