東海第二発電所 工事計画審査資料
本資料のうち，枠囲みの内容は，商業機密あるいは防護上の観点から公開できません。

資料番号補足-280-1

改1

提出年月日

平成 30 年 3 月 27 日

工事計画に係る補足説明資料
その他発電用原子炉の附属施設（非常用電源設備）

平成３０年３月
日本原子力発電株式会社

1

1.

添付書類に係る補足説明資料
添付書類の記載内容を補足するための説明資料リストを以下に示す。
資料
No.

工認添付資料

補足説明資料
1. 非常用発電装置の供給負荷について

1

1. 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令及びⅤ-1-9-1-1
2

非常用発電装置の出力の決定に関する説明書

3

原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令の各条文に対する個別設備の逐条評価について
1. ディーゼル発電機の出力の決定に関する説明について

2

資料－１

非常用発電装置の出力の決定に関する説明書に係る補足説明資料（非常用発電装置の供給負荷について）3

１．非常用発電装置の供給負荷について

4

1.

概要
本資料は，非常用発電装置の出力の決定に関する説明書において説明している非常用発電装置のうち非常用ディーゼル発電機，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機，常設代替高圧電源装置，可搬型代替低圧電源車から電力を供給する機器について補足説明するものである。

2.

非常用発電装置の供給負荷について

2.1 非常用ディーゼル発電機
重大事故等時に非常用ディーゼル発電機から電力を供給する機器については，発電用原子炉設置変更許可申請書の添付書類十追補 1 重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力では手順毎に記載し，添付書類八では施設毎に記載しており，添付書類八の「10.2 代替電源設備」の項に以下のとおり取り纏めて記載している。

非常用ディーゼル発電機は，残留熱除去系海水系ポンプ，残留熱除去系ポンプ，低圧炉心スプレイ系ポンプ，中央制御室換気系空気調和機ファン，中央制御室換気系フィルタ系ファン，非常用ガス再循環系排風機，非常用ガス処理系排風機，ほう酸注入ポンプ，非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ，格納容器雰囲気放射線モニタ（D/W），格納容器雰囲気放射線モ
ニタ（S/C），原子炉圧力，原子炉水位（広帯域），原子炉水位（燃料域），残留熱除去系海水系系統流量，残留熱除去系系統流量，残留熱除去系熱交換器入口温度，残留熱除去系熱交換器出口温度，低圧炉心スプレイ系系統流量，平均出力領域計装，ＳＰＤＳ（データ伝送装置，緊急時対策支援システム及びＳＰＤＳデータ表示装置），衛星電話設備（固定型），統合
原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備及びデータ伝送設備へ電力を給電できる設計とする。

2.2 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機
重大事故等時に高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機から電力を供給する機器については，発電用原子炉設置変更許可申請書の添付書類十追補 1 重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力では手順毎に記載し，添付書類八では施設毎に記載しており，添付書類八の「10.2 代替電源設備」の項に以下のとおり取り纏めて記載している。

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機は，高圧炉心スプレイ系ポンプ，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ系系統流量へ電力を給電できる設計とする。

152.3 常設代替高圧電源装置
重大事故等時に常設代替高圧電源装置から電力を供給する機器については，設置許可まとめ
資料「重大事故等対策の有効性評価 添付資料 2.3.1.8 常設代替交流電源設備の負荷（全交流動力電源喪失（長期ＴＢ））」にて以下のとおり記載している。

26

2.4 可搬型代替低圧電源車
重大事故等時に可搬型代替低圧電源車から電力を供給する機器については，設置許可まとめ
資料「重大事故等対処設備について（補足説明資料）」にて以下のとおり記載している。

37

48

資料－２

非常用発電装置の出力の決定に関する説明書に係る補足説明資料（発電用火力設備に関する技術基準を定める省令及び原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令の各条文に対する個別設備の逐条評価について）9

２．発電用火力設備に関する技術基準を定める省令及び原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令の各条文に対する個別設備の逐条評価について

10

目次
1.

概要

12.

準用に関する説明対象設備の抽出

12.1 火力省令を準用する設備（常設設備）

12.2 電気設備の技術基準を準用する設備（常設設備）

1

2.3 可搬型設備

1

3.

説明方針

1

3.1 常設設備

13.2 可搬型設備

14.

5

発電用火力設備に関する技術基準を定める省令の準用

4.1 非常用ディーゼル発電機

54.2 非常用ディーゼル発電機燃料油デイタンク

84.3 非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ

104.4 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

12

4.5 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料油デイタンク

15

4.6 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプ

174.7 常設代替高圧電源装置

194.8 常設代替高圧電源装置燃料油サービスタンク

22

4.9 常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ

244.10 軽油貯蔵タンク

26

4.11 緊急時対策所用発電機

28

4.12 緊急時対策所用発電機燃料油サービスタンク

31

4.13 緊急時対策所用発電機給油ポンプ

33

4.14 緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンク

35

4.15 火力技術基準配管374.16 可搬型設備用軽油タンク

395.

41

原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令の準用

5.1 非常用ディーゼル発電機

41

5.2 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

49

5.3 常設代替高圧電源装置

57

5.4 緊急時対策所用発電機

645.5125V 系蓄電池 A 系/B 系

72

5.6

125V 系蓄電池 HPCS 系

80

5.7 緊急用 125V 系蓄電池

88

5.8 中性子モニタ用蓄電池

965.9 緊急時対策所用 125V 系蓄電池

104

5.10 非常用無停電電源装置

1125.11 緊急用無停電電源装置

120

11

5.12 緊急用動力変圧器

1285.13 可搬型整流器用変圧器

1355.14 動力変圧器

1425.15 動力変圧器 HPCS

149

5.16 緊急時対策所用動力変圧器

1565.17 緊急用断路器

1635.18 緊急用メタルクラッド開閉装置

170

5.19 緊急用パワーセンタ

177

5.20 緊急用モータコントロールセンタ

184

5.21 可搬型代替直流電源設備用電源切替盤

191

5.22 緊急用電源切替盤

198

5.23 可搬型代替低圧電源車接続盤

2055.24 緊急用直流 125V モータコントロールセンタ

212

5.25 緊急用直流 125V 主母線盤

219

5.26 緊急用直流 125V 計装分電盤

226

5.27 緊急用直流 125V 充電器

233

5.28 緊急用計装交流主母線盤

240

5.29 非常用無停電計装分電盤

247

5.30 緊急用無停電計装分電盤

254

5.31 メタルクラッド開閉装置

261

5.32 メタルクラッド開閉装置 HPCS

268

5.33 パワーセンタ

275

5.34 モータコントロールセンタ

282

5.35 モータコントロールセンタ HPCS

289

5.36 直流 125V 主母線盤

296

5.37 直流 125V モータコントロールセンタ

303

5.38 直流 125V 主母線盤 HPCS

310

5.39 直流±24V 中性子モニタ用分電盤

317

5.40 緊急時対策所用メタルクラッド開閉装置

324

5.41 緊急時対策所用パワーセンタ

331

5.42 緊急時対策所用モータコントロールセンタ

338

5.43 緊急時対策所用 100V 分電盤

345

5.44 緊急時対策所用直流 125V 主母線盤

352

5.45 緊急時対策所用直流 125V 分電盤

359

6.

366

可搬形発電設備技術基準（ＮＥＧＡ Ｃ ３３１：2005）の準用

6.1 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令の適合性

366

6.1.1 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令と可搬形発電設備技術基準の適合状況比較表

366

6.1.2 可搬型代替低圧電源車

368

12

6.1.3 窒素供給装置用電源車
6.2 原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令の適合性

370
372

6.2.1 原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令と可搬形発電設備技術基準の適合状況比較表

372

6.2.2 可搬型代替低圧電源車

3826.2.3 窒素供給装置用電源車

384

13

1.

概要
「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」第 48 条及び第 78 条（準用）に関する説明として，「発電用火力設備に関する技術基準を定める省令」（以下「火力省令」という。）及び「原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める省令」（以下，「原子力発電工作物に係る電気設備の技術基準」という。）に対する適合状況について整理する。

2.

準用に関する説明対象設備の抽出
準用に関する説明の範囲は，今回の申請における，新規設置設備及び規制基準要求（48，78条）の追加又は変更がある既設設備とする。ただし，原子力発電工作物に係る電気設備の技術基準については，ケーブル等の関連設備を含む。対象設備の抽出のフローチャートを図 2-1 及び図2-2 に示す。

2.1 火力省令を準用する設備（常設設備）
設計基準対象施設に施設する補助ボイラー，設計基準対象施設及び重大事故等対処施設に施設する内燃機関にて整理される設備を抽出する。

以降追而

2.2 電気設備の技術基準を準用する設備（常設設備）
至近の先行建設プラントにおける「電気設備に関する技術基準の適合性に関する説明」においては，省令 69 号の別表第二における電気設備（主発電機，変圧器，遮断器）及び附帯設備のうち非常用予備発電装置（ディーゼル発電機，蓄電池，無停電電源装置）に対し説明を実施しており，これらの実績を踏まえ，非常用電源設備及び常用電源設備にて整理される設備を抽出する。
2.3 可搬型設備
可搬型設備については，技術基準規則第 48，78 条において，設計基準対象施設又は重大事故等対処設備に施設する設備として規定しており，常設設備が対象となっているため，火力省令及び原子力発電工作物に係る電気設備の技術基準に対する準用の要求はないが，その機能の重要性を考慮し，非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の代替として重大事故等時に使用される非常用電源装置及び内燃機関を有するポンプに対する適合性について説明を実施する。

14

資料－３

非常用発電装置の出力の決定に関する説明書に係る補足説明資料（ディーゼル発電機の出力の決定に関する説明について）15

１． ディーゼル発電機の出力の決定に関する説明について

16

1.

概要
技術基準規則第 59 条，60 条，第 62 条～66 条，第 68 条，第 72～74 条，第 76 条及び第 77 条の各条文に基づく重大事故等時の対応において，非常用ディーゼル発電機から電力供給を期待する
重大事故等対処設備，技術基準規則第 60 条，第 72 条及び第 73 条の各条文に基づく重大事故等時の対応において，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機から電力供給を期待する重大事故等対処設備の添付書類「Ⅴ-1-9-1-1 非常用発電装置の出力の決定に関する説明書」（以下「出力決定根拠」という。）に記載している負荷容量と，添付書類「Ⅴ-1-1-4 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書」（以下「容量設定根拠」という。
）に記載の原動機出力及び軸動力について説明する。
非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機から電力供給を期待する重大事故等対処設備について，「出力決定根拠」に記載の負荷容量と「容量設定根拠」に記載の軸動力を表 1 及び表 2 に示す。

2.

負荷容量と軸動力の設定に関して「容量設定根拠」では，重大事故等対処設備及び設計基準対象施設について，容量，揚程等の設定根拠を示し，それらの値から算出される必要軸動力と，軸動力を上回る値として原動機出力を示している。
「出力設定根拠」では，ディーゼル発電機から電力供給を期待する重大事故等時の負荷容量を積算するために，出力が大きい高圧補機については「容量設定根拠」に記載された必要な軸動力から算出した負荷容量を用い，また出力が小さい低圧補機については，保守的な値として原動機出力を負荷容量として用いている。
「出力決定根拠」の負荷容量は，「容量設定根拠」に記載の必要軸動力以上であり，非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の出力の決定に用いる値として問題ないと考える。
技術基準規則に基づき必要となる重大事故等対処設備のうち，非常用ディーゼル発電機から電力供給を期待する設備は，各条文により異なるため，全ての機器を同時に使用することはないが，仮に全ての負荷を合計した場合の非常用ディーゼル発電機の最大所要負荷は 4189 kW であり，非常用ディーゼル発電機の出力 5200 kW は所要負荷である 4189 kW に対し十分な余裕を有している。
また，技術基準規則に基づく重大事故等時の対応において，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の最大所要負荷は 1941 kW であり，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の出力 2800 kW は所要負荷である 1941 kW に対し十分な余裕を有している。

117表 1 非常用ディーゼル発電機から電力の供給を期待する負荷（1／2）

設備・機器名台数

設備別記載事項の設定根拠に非常用発電装置の出力の決定に関関する事項

する説明書

容量

軸動力

軸動力

効率

負荷容量

（m3/h/台）

（kW）

（kW）

（％）

(kW)＊1

2

残留熱除去系海水系ポンプ

2885.7

1790＊4

残留熱除去系ポンプ

11691.9594＊4

低圧炉心スプレイ系ポンプ

11638.3

1245＊4中央制御室換気系空気調和機ファン

14250045＊5

中央制御室換気系フィルタ系ファン

15100

8＊5

非常用ガス再循環系排風機

11700055＊5

非常用ガス処理系排風機

13570

8＊5ほう酸水注入ポンプ

19.78

37＊5

非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ＊51272.655＊5

直流 125V 充電器 A,B・格納容器雰囲気放射線モニタ（D/W）
・格納容器雰囲気放射線モニタ（S/C）
・原子炉圧力・原子炉水位（広帯域）

2－

－－

－

70

・原子炉水位（燃料域）
・平均出力領域計装・安全パラメータ表示システム(SPDS)＊218

表 1 非常用ディーゼル発電機から電力の供給を期待する負荷（2／2）

設備・機器名台数

設備別記載事項の設定根拠に非常用発電装置の出力の決定に関関する事項

する説明書

容量

軸動力

軸動力

効率

負荷容量

（m3/h/台）

（kW）

（kW）

（％）

(kW)＊1

2－

－

－

－

268

1式

－－－

－

14－

－

－

－

－

4189

120V/240V 計装用主母線盤 A,B
・残留熱除去系系統流量・残留熱除去系熱交換器入口温度・残留熱除去系熱交換器出口温度・残留熱除去系海水系系統流量・低圧炉心スプレイ系系統流量
安全パラメータ表示システム(SPDS)＊3，衛星電3

話設備(固定型)及び統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備
合計

注記 ＊1：電磁弁及び電動弁は負荷容量が小さく又は動作時間が短時間であるため，負荷容量には含めない。
＊2：安全パラメータ表示システム(SPDS)のうち，直流で運転する負荷。
＊3：安全パラメータ表示システム(SPDS)のうち，交流で運転する負荷。
＊4：高圧補機。必要な軸動力から算出した負荷容量を用いる。
＊5：低圧補機。保守的な値として原動機出力を負荷容量として用いる。

19

表 2 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機から電力の供給を期待する負荷

設備・機器名台数

高圧炉心スプレイ系ポンプ

1

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水1

設備別記載事項の設定根拠に非常用発電装置の出力の決定に関関する事項

する説明書

容量

軸動力

軸動力効率

負荷容量

（m3/h/台）

（kW）

（kW）

（％）

(kW)＊1

ポンプ
120V 計装用分電盤 HPCS

1・高圧炉心スプレイ系系統流量
合計－1576.5

1882＊2232.8

55＊3－－－－

4－－－－

1941

注記 ＊1：電磁弁及び電動弁は負荷容量が小さく又は動作時間が短時間であるため，負荷容量には含めない。
4＊2：高圧補機。必要な軸動力から算出した負荷容量を用いる。
＊3：低圧補機。保守的な値として原動機出力を負荷容量として用いる。

20