FXR/VFXR A-Series

AC100V / DC48V (50Hz / 60Hz) Inverter Chargers• モジュール構成で最大9台を積重ねることで三相運転、単相の並列運転または直列・並列の位相分割運転が可能• プログラム可能な７種類の運転モードと発電機ア
シストによる柔軟性のある高信頼性のバッアップ
電源機能付• 運転モードとして、バックアップ(瞬断有）、UPS（無瞬断）の２種類のモードが選択可• 電動機負荷等の瞬時最大定格は同クラスのインバーター対比、最高レベル• 連続定格（密閉型）: 2000VA, 2500VA or 3000VA
連続定格（開放型）: 2800VA, 3500VA or 3600VA
密閉型 (FXR)

開放型 (VFXR)

OutBack Power ”FXR シリーズ”のインバーター
チャージャーは、業界で最も信頼と実績のあるバックアップ用電源です。
FXRシリーズは複数のユニットをスタックすることで2000～3600 Wの範囲でシステム構成が可能であり、他POWER FLOWPV SOURCEFLEXPOWER TWO

MAIN PANEL

GRID

LOAD

SUB PANELENERGY STORAGEのOutBack製品と組み合わせることにより幅広いアプリケーションやシステム容量に対応することが出来ます。
インバーターは最大9台まで、 12V、24V、48Vの各モデルを組合わせた三相接続と、24Vまたは48Vの系統連系システムでは最大36kVAまで組合せが可能です。FXR

インバータチャージャーは、クラウドベースの遠隔監視制御アプリケーション用OPTICS RE（オプション）を追加して、任意の場所からシステムの状況の監視及び、制御することが可能です。外観は、密閉型（屋外用）と開放型（屋内用）があります。
NEMAタイプ1のアルミダイキャスト筐体のFXRインバー
ターチャージャーは、その高い信頼性から、多くのお客様にご好評を頂いております。 インバーターチャー
ジャーは、最も過酷な環境下で動作するように設計されています。高温、高湿、腐食性塩水などの環境下での使用も可能です。

1

FXR/VFXR A-Series Specifications
密閉型

開放型Models:FXR2012AFXR2524A

FXR3048A

VFXR2812A

VFXR3524A

VFXR3648A

瞬時最大電力 (100ms)

4800VA

6000VA

6000VA

4800VA

6000VA

6000VA

サージ電力 (5 sec)

4500VA

5400VA

5400VA

4500VA

5400VA

5400VA

最大電力 (30 min)

2500VA

3200VA

3200VA

3200VA

4000VA

4000VA

連続定格電力 (@ 25°C)

2000VA

2500VA

3000VA

2800VA

3500VA

3600VA

公称直流入力電圧

12VDC

24VDC

48VDC

12VDC

24VDC

48VDC

交流出力電圧 (選択可)

120VAC (100 to 130VAC)

120VAC (100 to 130VAC)

120VAC (100 to 130VAC)

120VAC (100 to 130VAC)

120VAC (100 to 130VAC)

120VAC (100 to 130VAC)

交流出力周波数 (選択可)

60Hz (50Hz)

60Hz (50Hz)

60Hz (50Hz)

60Hz (50Hz)

60Hz (50Hz)

60Hz (50Hz)

連続交流出力電流 (@ 25°C)

16.7AAC

20.8AAC

25AAC

23.3AAC

29.2AAC

30AAC

効率

90%

92%

93%90%92%

93%

CEC 加重効率

該当なし

該当なし

91%

該当なし

90.5%

91%

総合高調波歪率

Typical: <2% Maximum: <5%出力電圧変動±2.5%±2.5%±2.5%±2.5%±2.5%±2.5%交流入力電圧範囲 (MATE3s で調整可)

85 to 140VAC

85 to 140VAC

85 to 140VAC

85 to 140VAC

85 to 140VAC

85 to 140VAC

交流入力周波数範囲

54 to 66Hz (45 to 55Hz)

54 to 66Hz (45 to 55Hz)

54 to 66Hz (45 to 55Hz)

54 to 66Hz (45 to 55Hz)

54 to 66Hz (45 to 55Hz)

54 to 66Hz (45 to 55Hz)

系統連系電圧範囲—

106 to 132VAC

106 to 132VAC—

106 to 132VAC

106 to 132VAC

グリッドーインタラクティブ周波数範囲—

59.3 to 60.5Hz

59.3 to 60.5Hz—

59.3 to 60.5Hz

59.3 to 60.5Hz

最大交流入力電流

60AAC

60AAC

60AAC

60AAC

60AAC

60AAC

連続充電電流100ADC

55ADC

35ADC

125ADC

82ADC

45ADC

最大充電電流AC: 14AAC DC: 100ADC
Power: 1360VA

AC: 14AAC DC: 55ADC
Power: 1500VA

AC: 14AAC DC: 35ADC
Power: 1900VA

AC:18AAC DC: 125ADC
Power: 1700VA

AC: 20AAC DC: 82ADCPower: 2230VA

AC: 60AAC DC: 45ADC
Power: 2450VA

バッテリーの種類

Flooded, gel, AGM, lithium-ion and flow chemistry

直流入力電圧範囲

10.5 to 17VDC

42 to 68VDC

10.5 to 17VDC

待機電力

Typical: <2% Maximum: <5%

21 to 34VDC

Flooded, gel, AGM, lithium-ion and flow chemistry
21 to 34VDC

42 to 68VDC

付属用ポート

リモート温度センサー（付属）、MATE3s、HUB通信

リモート温度センサー（付属）、MATE3s、HUB通信

保証

納入後1年

納入後1年

重量 (kg)Unit: 29 Shipping: 30

Unit: 61 / 28 Shipping: 67 / 30

外形寸法 H × W × L (cm)

Unit: 21.75 × 13 × 22 Shipping: 55 × 33 × 56

Unit: 13 × 8.25 × 16.25 / 21.75 × 13 × 22 Shipping: 21.75 × 13 × 22 / 55 × 33 × 56

温度範囲

Rated: −20 to 50°C Operating: −40 to 60°C Storage: −40 to 60°C

Rated: –20 to 50°C

相対湿度

93%

93%

自動転送スイッチ

UL 1741試験は系統安全運転を実証し、インバータは内部にATS機能を内蔵して単独運転が可能である

取得認証

UL1741, CSA C22.2 No. 107.1, UL1778, Annex FF

RoHS 対応

Yes

93%

Yes

93%

Operating: −40 to 60°C Storage: −40 to 60°C
93%

93%

UL 1741試験は系統安全運転を実証し、インバータは内部にATS機能を内蔵して単独運転が可能である
UL1741, CSA C22.2 No. 107.1, UL1778, Annex FF

Yes

YesYesYes

OutBack Power Technologies, Inc. 1628 W Williams Drive, Phoenix, AZ 85027
Tel: +1 360 435 6030 Technical Support: +1 360 618 4363 Email: sales@outbackpower.com
For more information visit www.outbackpower.com© 2020 OutBack Power Technologies, Inc. All Rights Reserved. Trademarks and logos are the property of Alpha Technologies Services, Inc.,
EnerSys and its affiliates unless otherwise noted. Subject to revisions without prior notice. E. & O.E.

06/2020#980-0036-01-00 REV C2