Podtech/llm-jp-corpus-v4-ja_sip_comprehensive_pdf huggingface dataset:
2022 年 8 ⽉ 6 ⽇
東急スポーツシステム株式会社
新型コロナウイルス感染者の発⽣と対応について

この度、アトリオライトたまプラーザに勤務しております従業員が新型コロナウイルスに感染したことが確認されました。当該従業員は医療機関を通して PCR 検査を受検し、2022年 8 ⽉ 6 ⽇（⼟）に陽性と確認され現在療養中です。同従業員は、2022 年 7 ⽉ 29 ⽇（⾦）に勤務しておりましたが、「国⽴感染症研究所」の考え⽅を準拠し、ご利⽤のお客様及び当社従業員との濃厚接触は無しとの⾒解に⾄っております。
当社店舗におきましては、神奈川県が発⾏する「感染防⽌対策取組書」および⽇本フィットネス産業協会「ガイドライン」に沿った感染拡⼤防⽌対策として、勤務中のスタッフによる館内勤務場所の消毒作業の実施、マスクの着⽤・⼿指のアルコール消毒等を実施しております。
今後もお客様と従業員の安全・安⼼を最優先とし、関係省庁との連携を図り、感染拡⼤の防⽌に努め必要な措置を適切に講じて営業してまいりますので、何卒ご理解の上、変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
＜国⽴感染症研究所による濃厚接触者の定義＞「濃厚接触者」とは陽性者が発症より 2 ⽇前までに接触した者のうち、次の範囲に該当する者である。
・患者（確定例）と同居あるいは⻑時間の接触（⾞内、航空機内等）があった者
・ 適切な感染防護無しに患者（確定例）を診察、看護もしくは介護していた者
・患者（確定例）の気道分泌物もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が⾼い者
・その他：⼿で触れることのできる距離（⽬安として１メートル）で、必要な感染予防策無しで、患者（確定例）と１５分以上の接触があった者
以上
TK-1-169 改 12017 年 3 月 5 日
日本原子力発電（株）
原子炉建屋大物搬入口扉の貫通評価について
1.

概要
図 1 及び図 2 に示す原子炉建屋大物搬入口扉（原子炉建屋原子炉棟水密扉及び機器搬入口内側扉）についての貫通評価は以下のとおり実施しており，各手法について説明する。
・原子炉建屋原子炉棟水密扉（潜戸）：スキンプレート厚さとＢＲＬ式による貫通限界厚さとの比較
・原子炉建屋原子炉棟水密扉（大扉）及び機器搬入口内側扉：
両扉の鋼板によるエネルギ吸収量と設計飛来物の運動エネルギとの比較
大物搬入口

原子炉建屋
原子炉棟

(機器搬入口内側扉)

原子炉建屋
原子炉棟
大扉内側
カバープレート（3.2 mm）

大物搬入口

大扉内側
カバープレート
潜戸
大扉
スキンプレート（28 mm）

大扉外側
カバープレート（3.2 mm）

大扉
スキンプレート（平面図）
潜戸スキンプレート（40 mm）（側面図）
図 1 原子炉建屋原子炉棟水密扉
大物搬入口

原子炉建屋
原子炉棟

非常用脱出口扉板（15 mm）

原子炉建屋
原子炉棟
大物搬入口

フェースプレート

フェースプレート（6 mm）(原子炉建屋原子炉棟水密扉)

非常用脱出口
扉板

（平面図）
（側面図）
図 2 機器搬入口内側扉
1

2.

貫通評価手法2.1 原子炉建屋原子炉棟水密扉（潜戸）の貫通評価
鋼板の貫通限界厚さを評価するために用いられるＢＲＬ式は以下の式で示される。
32Ｔ =

0.5ｍＶ
922

1.4396×10 Ｋ ｄ･･･①32

Ｔ ：貫通限界厚さ（m）
ｄ ：飛来物が衝突する衝突断面の等価直径（m）（最も投影面積が小さくなる衝突断面の等価直径）
Ｋ ：鋼板の材質に関する係数（ = 1.0）ｍ ：飛来物の質量（kg）
ｖ ：飛来物の飛来速度（m／s）
表 1 に示すＢＲＬ式への入力値から，水平に衝突する設計飛来物に対する貫通限界板厚は以下のとおり 32 mm となるが，潜戸のスキンプレートの板厚はこれを上回る 40 mm であるため，潜戸を設計飛来物が貫通することはない。
表1 ＢＲＬ式への入力値
記号単位値

備考

ｄm0.079

設計飛来物（鋼製材）の衝突断面の等価直径

Ｋ－1.0

鋼板の材質に関する係数

ｍkg

135

設計飛来物（鋼製材）の質量

Ｖm/s

51

設計飛来物（鋼製材）の水平速度

貫通限界板厚：ＴＴ =23

0.5×135×512
31.4396×109 12 (0.079)2= 32 (mm)
2.2 原子炉建屋原子炉棟水密扉（大扉）及び機器搬入口内側扉の貫通評価
原子炉建屋原子炉棟水密扉（大扉）及び機器搬入口内側扉の扉板は，単品では上記の 32 mm未満の厚さとなるため，以下に示すエネルギ吸収量に基づく貫通評価を実施した。
ＢＲＬ式の右辺の分子には飛来物の運動エネルギに相当する項（0.5ｍＶ2）があることに着目し，式を変形すると20.5ｍＶ =331.4396×109 Ｋ ｄ2

Ｔ22･･･②2いま，複数の鋼板（ｎ枚）を考慮し，ｉ枚目の板厚をｔｉとすると，ｉ枚目の板で吸収可能なエネルギｅｉは，331.4396×109 Ｋ ｄ2

ｔⅰ 22ｅⅰ =･･･③ｎ枚の板により吸収可能な飛来物の運動エネルギＥは
ｎＥ＝Ｅｉｉ= 1となり，Ｅ(ｎ)が飛来物の初期の運動エネルギＥ０を上回れば，飛来物の貫通を阻止できることになる。
図 1 及び図 2 に示すとおり，原子炉建屋大物搬入口扉（原子炉建屋原子炉棟水密扉及び機器搬入口内側扉）は直列に配置されており，扉には計 4 枚の鋼板が取り付けられている。
表 1 に示すＢＲＬ式への入力値から，両扉による吸収可能エネルギＥは以下のとおりとなる。
表1 ＢＲＬ式への入力値
記号単位値

備考ｄm0.079

設計飛来物（鋼製材）の衝突断面の等価直径

Ｋ－1.0

鋼板の材質に関する係数

ｔ１m0.0032ｔ２m

0.028

ｔ３m0.0032

ｔ４m0.006

原子炉建屋原子炉棟水密扉の板厚（大扉外側カバープレート）
原子炉建屋原子炉棟水密扉の板厚（大扉スキンプレート）
原子炉建屋原子炉棟水密扉の板厚（大扉内側カバープレート）
機器搬入口内側扉の板厚（フェースプレート※）※：非常脱出口扉板（15 mm）とのうち薄い方で代表
原子炉建屋原子炉棟水密扉（大扉）による吸収可能エネルギ：ｅ１～ｅ３
3

ｅ１ =

3

1.4396×109 ×12 ×(0.079)2 ×(0.0032)2= 5.7 (kJ)
3

ｅ２ =

3

1.4396×109 ×12 ×(0.079)2 ×(0.028)2= 149.7 (kJ)
3

ｅ３ =

3

1.4396×109 ×12 ×(0.079)2 ×(0.0032)2= 5.7 (kJ)
機器搬入口内側扉（フェースプレート）による吸収可能エネルギ：ｅ４3

3ｅ４ =

31.4396×109 ×12 ×(0.079)2 ×(0.006)2= 14.8 (kJ)
両扉による吸収可能エネルギ：Ｅ
Ｅ = ｅ１＋ｅ２＋ｅ３＋ｅ４= 175.9 (kJ)となる。
一方，設計飛来物（鋼製材）の運動エネルギＥ０は，Ｅ０ = 0.5×135×512= 175.6 (kJ)であるため，両扉にて設計飛来物の運動エネルギを全て吸収可能であり，設計飛来物の貫通を防止できると評価した。

4（別紙）
複数枚の障壁による貫通評価の考え方について米国原子力委員会（ＡＥＣ）（当時）の承認を受けた，Bechtel 社のトピカルレポート（１）の「2.3 Multiple Element Barriers」において，複数の鋼板を考慮した貫通評価における残留速度を，下式により評価する方針が示されている。
2Ｖ ｒ = ＶＳ - ＶＰ

212Ｖｒ：ある要素を貫通した後の飛来物の残留速度
ＶＳ：衝突前の飛来物の速度
ＶＰ：ある要素を貫通する場合に必要な最低速度（ＢＲＬ式により求める）
この式は，同文献の Appendix C にも示されているとおり，貫通前後の飛来物の運動エネルギの差を表す
220.5ｍＶｒ = 0.5ｍＶＳ - 0.5ｍＶＰ2から導出されたもので，この中の 0.5ｍＶＰ2 は，個々の障壁をちょうど貫通するために必要な運動エネルギとして，ＢＲＬ式に当該障壁の厚さＴを入力することで求められる（③式のｅｉに相当する）。
即ち，今回用いた手法である，個々の障壁により吸収される飛来物の運動エネルギをＢＲＬ式にて評価していることと同じ考えに基づいたものとなっている。

また，上記のように，残留速度を障壁通過前後の速度の 2 乗の差の平方根（＝運動エネルギーの差）から導出する考え方は，その他の文献（２）にも記載されており，工学的には特殊なものでないと考えている。

（1）DESIGN OF STRUCTURES FOR MISSILE IMPACT, BC-TOP-9A Rev.2, Bechtel Power Corp., 1974
（2）Concrete Structures Under Projectile Impact, Fang, Q, Wu,H, Springer Nature, 2017以1上
本資料のうち，枠囲みの内容
は，商業機密あるいは防護上の観点から公開できません。

東海第二発電所 工事計画審査資料
資 料 番 号

補足-40 改 7

提出年月日

平成 30 年 2 月 27 日

東海第二発電所
工事計画に係る説明資料（安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書）平成３０年２月
日本原子力発電株式会社

本資料は，工認添付書類「安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」の記載内容を補足するものである。以下に補足説明項目を示す。
※下線部は，本版の説明内容
1.

第５４条に対する適合性の整理表（重大事故等対処設備の健全性評価）

2.

第１４，１５，３８条に対する適合性の整理表（安全設備を含む設計基準対象施設の健全性評価）3.

環境条件における機器の健全性評価の手法について

4.

使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置について（使用済燃料プール監視カメラ用
空冷装置の概要）

5.

使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置の操作性について（使用済燃料プール監視
カメラ用空冷装置の操作性に関する補足説明）

6.

単一故障の影響評価

7.

可搬型重大事故等対処設備の保管場所及びアクセスルートについて

8.

核物質防護設備の安全設備及び重大事故等対処設備への波及的影響の防止について

9.

原子炉格納容器内に使用されるテフロン®材の事故時環境下における影響について

10.

「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」の第５４条及び第５９条から７７条に基づく主要な重大事故等対処設備一覧表

11.

高温環境下での逃がし安全弁の開保持機能維持について

12.

技術基準規則第９条「発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止」への対応に
ついて

13.

放射性廃棄物による汚染の広がりの防止に関する対応について

14.

重大事故等対処設備の事故後８日以降の放射線に対する評価について

１．添付資料に係る補足説明資料「安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」に係る添付資料の記載内容を補足するための説明資料リストを以下に示す。
工認添付資料

補足説明資料Ⅴ-1-1-61.

核物質防護設備の安全設備及び重大事

安全設備及び重大事故等対処設備が使用さ

故等対処設備への波及的影響の防止にれる条件の下における健全性に関する説明ついて書
Ⅴ-1-1-6-別添 3
発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止について工認添付資料と設置変更許可まとめ資料との関係
工認添付資料Ⅴ-1-1-6-別添 3

設置変更許可まとめ資料
発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止について

DB

第9条

発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止に
ついて

引用内容

設備名称など一部引用

Ⅴ-1-1-6-別添 3 に係る補足説明資料【説明する添付資料】
発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止について

補足説明資料目次
1.

はじめに

2.

波及的影響評価について

1.

はじめに
本資料は，「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」第 9 条及び「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈」に基づく発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止の防止に係る核物質防護設備（以下「防護設備」という。）の安全施設及び重大事故等対処設備への波及的影響評価について補足説明する。

1－1

2.

波及的影響評価について
安全施設及び重大事故等対処設備は，地震，火災，溢水及びその他の自然現象並びに外部人為事象による他設備の損傷等に伴う波及的影響により，発電用原子炉施設としての安全機能が損なわれないよう措置を講じた設計とする。
このため，防護設備は，基本的に建屋の外周等に設置し，防護設備が損傷，倒壊等した場合においても，安全施設及び重大事故等対処設備に影響を与えないよう原則，離隔距離をとることとする。
また，防護上，安全施設及び重大事故等対処設備に近接して防護設備を設置する場合もある
ため，損傷，倒壊等の起因事象となる可能性のある地震，火災，溢水，竜巻，津波，積雪及び火山に対する防護設備の波及的影響について，以下の通り評価する。（添付－１）(1) 地震(2) 火災火災区域，区画に設置する防護設備は，内部火災影響評価に包含するため，安全施設及び重大事故等対処設備に影響を与えることはない。
外部火災対策の防火帯内については，不燃材料を使用し，延焼防止効果に影響を与えるような大型の可燃物を含む機器は，原則，設置しないこととする。

(3) 溢水

なお，屋内の防護設備については，床面積算定に考慮するため，溢水影響評価に包含される。

2－1

(4) 竜巻防護設備の大半は，設計飛来物より小型の設備であり，設計飛来物である鋼製材（長さ 4.2
m×幅 0.3 m×奥行き 0.2 m，重量135 ㎏，飛来時の水平速度51 m／s，飛来時の鉛直速度34 m／s）に包含されるため，安全施設及び重大事故対処設備に影響を与えることはない。

(5) 津波(6) 積雪・火山
屋外の防護設備については，荷重の影響を受けにくい構造であるため，損傷等することなく
安全施設及び重大事故等対処設備に影響を与えることはない。

2－2

核物質防護設備の波及的影響評価について
損傷，倒壊等の起因事象となる可能性のある地震，火災，溢水，竜巻，津波，積雪及び火山に対する防護設備の波及的影響について以下に示す。
種

類

機器・設備

地震

火災

溢水

津波

積雪・火山

添付－１

2－3
2－3

竜巻
１．件

名「新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（柏崎刈羽６，７号機（５９６））」
２．日 時：平成２９年６月２６日 １６時００分～１７時２０分
３．場 所：原子力規制庁 ８階 Ｄ会議室
４．出席者
原子力規制庁：（新基準適合性審査チーム）
川﨑課長補佐、忠内管理官補佐、櫻井安全審査官、照井安全審査官、中原安全審査官、村上安全審査官、糸賀原子力規制専門員
事業者：
東京電力ホールディングス株式会社：原子力設備管理部長

他３名

５．要旨
（１）東京電力ホールディングス株式会社から、柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉の新規制基準適合性審査会合における指摘事項のうち、格納容器圧力逃がし装置に係る新潟県との確認書について説明があった。
（２）原子力規制庁から、許認可または検査工程のうちどの段階で新潟県から了解を得るかを含めて審査会合にて説明するよう指摘した。
（３）東京電力ホールディングス株式会社より、了解した旨の回答があった。
６．その他
提出資料：（平成２９年６月２３日提出資料と同じ）
・東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所周辺地域の安全確保に関する協定書
・東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所周辺地域の安全確保に関する協定の運用について
・柏崎刈羽原子力発電所 6，7 号機のフィルタベント設備に関する確認書
１．件 名：新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（東海第二（１２１２））
２．日 時：平成３０年８月２３日
３．場 所：原子力規制庁

１３時３０分～１４時００分

８階南企画課横会議室

４．出席者
原子力規制庁：（新基準適合性審査チーム）
山口安全管理調査官、角谷安全審査官、皆川安全審査官（技術基盤グループ シビアアクシデント研究部門）
堀田統括技術研究調査官（技術基盤グループ 地震・津波研究部門）
太田技術研究調査官、鈴木技術参与
事業者：
日本原子力発電株式会社：発電管理室 副室長 他４名
５．要旨（１）日本原子力発電株式会社から、東海第二発電所 重大事故等対策の有効性評価
補足説明資料のうち、水蒸気爆発評価の解析モデルについて、事実確認のため聴取を行った。
（２）原子力規制庁から、以下の点を伝えた。
○ ペデスタルの構造応答評価に適用する LS-DYNA コードにおける RHT モデルのダメージパラメータの考え方とその根拠を記載すること○ ダメージパラメータの値とコンクリート強度との関係、ペデスタルの床スラブ及び側壁の各要素におけるダメージパラメータの値を記載すること○ スポール破壊の判断基準の考え方とその根拠を記載すること（３）日本原子力発電株式会社から、了解した旨の回答があった。
６．その他
提出資料：
・ 水蒸気爆発評価における引張応力の考慮について
hea l thy col umn

社会医療法人全仁会 倉 敷 平 成 病 院
社会医療法人全仁会

カラダにいい話。

倉敷平成病院の医師による健康コラム。

病気の病状・予防法・治療法など健康について掲載いたします。

アルツハイマー型認知症に特徴的な「もの忘れ」の理解を深める
社会医療法人全仁会 倉敷平成病院
認知症疾患医療センター長 神経内科部長

わく たに涌谷陽介「忘れる」事自体は、誰でもありいる「もの忘れ」です。アルツハイが多い場合、「物をしまった事（いつ、ます。むしろ「忘却」は心を（すな

マー型認知症の方は、誰にでもあるどこに）自体を忘れてしまっている」

わち脳を）すこやかに保つ重要な脳「もの忘れ」だけでなく、その時間と第三者は理解しますが、ご本人にの機能です。しかし認知症、特にア帯における情報（見聞きした事、体とっては、「思いがけなく財布が見ルツハイマー型認知症で一番初期か験）がすっぽりと抜け落ちてしまう

つからない」、「思いがけなくバッグら目立つ症状は、「もの忘れ」の頻ような「もの忘れ」が目立つようにが見つからない」（「思いがけなくあ度の増加・程度の悪化や性質の変化なります。すっぽりと抜け落ちてしるはずのものが見つからない」）、とです。

まった情報を思い出すことはかなりいうことになります。このような状「海馬」の働き困難になりますし、自分の中でのつ況では、勘違いや取り違えをしやす

刻一刻と脳に入ってくるほぼすべ

じつまも合いにくくなります。また、くなったり、心持ちとしてとまどいての情報は、一旦「海馬」と呼ばれ抜け落ちてしまった記憶を「そうや不安が増え、人を疑う気持ちが芽る部位を通ってふるいにかけられ、だったはずだ」という以前の記憶・生えるきっかけになったりしてしま色々と分別された後、その情報処理体験やその方としての常識で埋め込うことが想像できます。

を担当する脳の各部位（大脳皮質）むことも増えます。

「安心」につながるサポートをに蓄えられます。一番頻度の高いア

アルツハイマー型認知症でみられるルツハイマー型認知症では、この「海記憶の成り立ちの変化

馬」の機能の衰えから症状が始まり私たちはアルツハイマー型認知症の方が持っておられるこのような記

図２は、アルツハイマー型認知症憶の不自由さをよく理解したうえます。の記憶の成り立ちの変化をごく単純で、生活上の「安心」につながるサアルツハイマー型認知症でみられる化して表したものです。

ポートを行っていく必要がありま「もの忘れ」
アルツハイマー型認知症の「もの図2す。「忘れてしまったこと」や「おぼえられないこと」をいたずらに指忘れ」と私たちが日頃から経験して摘し続けたり、叱りつけたりするこいる「もの忘れ」はどう違うのか、とは、アルツハイマー型認知症の方なかなか理解しづらいものです。図の記憶の不自由さにさらに矛を突き

１は、時間的に短い幅の「記憶」の刺したり、不安な気持ちをあおって模式図です。左から右に流れていくしまったりすることにつながります

記憶の帯のようなものを想像してみ（不 安 な 気 持 ち が 高 じ る と「怒 り」てください。上段は私たちが体験しとして現れることもあります）。例ている「もの忘れ」で、下段はアルアルツハイマー型認知症では、「現えば、不安げに「探し物が見つからツハイマー型認知症の方が体験して在」進行形の目の前の出来事と「少ない」と訴えられる場合は、眉をひし前の出来事」と「かなり前の出来そめず一緒に探したり、走馬灯のよ事」、およびこれまで培ってきた「知うに繰り返される「探し物がない」識」「常識」「知恵」との情報交換がという思いと不安な気持ちから離れスムーズにいかなくなっていきまてもらえるように気分転換をしてもす。また、「これから何をするのか」らったりした方がいいですよね。そという考えが保持しにくくなると、して、私たちのサポートが「とてもさらに混乱は深まります。つまり、うれしかった事」としてアルツハイ

現在進行形で起こっていることがマー型認知症の方の記憶に残ってい「思いがけない」出来事になりやすくとうれしいものです。

図１

いのです。例えば症状として探し物

9

牡牛座 4/20～5/20 サービス精神を発揮することで人気運が高まる兆し。困っている人には救いの手を差し伸べて。少額募金も◎
東海第二発電所 工事計画審査資料
資料番号

工認-1013 改0

提出年月日

平成30年8月10日

Ⅴ-3-9-1-1-1 ドライウェル本体及びサプレッション・チェンバNT2 補② Ⅴ-3-9-1-1-1 R1

本体の基本板厚計算書

本計算書の評価結果については，本工事計画認可申請書 添付書類「Ⅴ-1-8-1 原子炉格納施

NT2 補② Ⅴ-3-9-1-1-1 R1E設の設計条件に関する説明書」による。

1
１．件

名「新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（柏崎刈羽６，７号機（３７６））」
２．日 時：平成２８年６月２７日 １６時００分～１６時３５分
３．場 所：原子力規制庁 １３階 Ｂ会議室
４．出席者
原子力規制庁：（新基準適合性審査チーム）
宇田川原子力規制専門職、秋本安全審査官、江嵜安全審査官、小林（貴）安全審査官、竹田安全審査官、近田安全審査官、沼田安全審査官、安田安全審査官、糸賀原子力規制専門員、卜部原子力規制専門員（安全技術管理官（シビアアクシデント）付）
下崎主任技術研究調査官、大類技術研究調査官、西尾技術参与
事業者：
東京電力ホールディングス株式会社：原子力設備管理部長

他５名

５．要旨
（１）東京電力ホールディングス株式会社から、柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉の提出されている資料のうち、確率論的リスク評価（PRA）の内容について事実確認のため聴取を行った。
（２）原子力規制庁から、今後も引き続き確認していくことを指摘した。
（３）東京電力ホールディングス株式会社より、本日の指摘等について了解した旨の回答があった。
６．その他
提出資料：
・柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉 重大事故等対策の有効性評価について（平成２８年４月５日提出資料と同じ）
単独処理浄化槽撤去費助成金申請について助成金交付申請に必要な書類
1 単独処理浄化槽撤去費助成金交付申請書（第１号様式）
1 委任状 (町様式)
1 工事見積書1 撤去しようとする単独処理浄化槽設置場所の写真（着工前写真）
1 住民票(合併処理浄化槽設置事業補助金と同時に申請する場合はコピーで可）
1 町税の納税証明書(合併処理浄化槽設置事業補助金と同時に申請する場合はコピーで可）

工事着手前に上記書類を申請して下さい。

実績報告に必要な書類
1 実績報告書（第４号様式）
1 単独処理浄化槽撤去写真及び合併浄化槽を設置した写真（施工中及び竣工写真）
1 単独処理浄化槽の撤去費用領収書の写し
1 単独処理浄化槽撤去費助成金交付請求書（第６号様式）
1 単独処理浄化槽使用廃止届出書の写し

工事完成後に上記書類を提出して下さい。

以上の書類を提出していただき工事完了検査後において助成金の交付を行います。

（注）
浄化槽は定期的に法定検査を受けることが法律で義務付けられていますので、設置者にご指導をお願いいたします。
１． 件

名：新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（東海第二（１１５０））

２． 日時：平成３０年７月２４日 １８時２５分～１８時３０分

３．場 所：原子力規制庁

８階Ｄ会議室

４．出席者
原子力規制庁：（新基準適合性審査チーム）
矢野審査チーム員、髙嶋原子力規制専門員
事業者：
日本原子力発電株式会社：発電管理室 プラント管理グループ 課長
５．要旨（１）日本原子力発電株式会社から、平成２６年５月２０日に申請、平成２９年１１月２４日及び平成３０年２月１３日に一部補正のなされた東海第二発電所の工事計画認可申請について、当該申請書に係る補足説明資料の一部が提出された。
（２）原子力規制庁から、事業者の準備が整ったものからヒアリングを進め、必要に応じて指摘を行っていく旨を伝えた。
（３）日本原子力発電から、了解した旨の回答があった。
６．その他
提出資料：
・日本原子力発電株式会社

東海第二発電所 工事計画審査資料 計測制御系統施設のうち 制御用空気設備（非常用逃がし安全弁駆動系）（本文）
・日本原子力発電株式会社

東海第二発電所 工事計画審査資料 計測制御系統施設のうち 制御用空気設備（非常用逃がし安全弁駆動系）（添付書類）
・日本原子力発電株式会社

東海第二発電所 工事計画審査資料 計測制御系統施設のうち 制御用空気設備（窒素供給系，非常用窒素供給系）（本文）
・日本原子力発電株式会社

東海第二発電所 工事計画審査資料 計測制御系統施設のうち 制御用空気設備（窒素供給系，非常用窒素供給系）（添付書類）
・日本原子力発電株式会社との整合性に関する説明書

東海第二発電所 添付書類 発電用原子炉の設置の許可
ホ項 原子炉冷却系統施設の構造及び設備 抜粋資料

・V-3-5-4-5-4 管の基本板厚計算書
内閣総理大臣

安倍晋三殿
令和2年3月4日
国民民主党代表 玉木雄一郎「新型コロナウイルス感染症対策」に関する緊急要請■新型インフルエンザ等対策特別措置法について
・新型コロナウイルスは、感染症法第6条9項の「新感染症」で読めるはず。改正ではなく、速やかに「特措法」の適用を決めるべき。
・特措法10条に基づいて国、地方公共団体、電力会社等に備蓄されているマスクは、今般の新型コロナウイルス対策のためにも使用できている。すでに国は特措法の適用を行なっており、法改正は不要。
・改正するにしても、「新感染症」の定義を改める感染症法の改正をすべき。
・私権制限を伴う「みなし」規定を2月1日からとする遡及効は認められない。
・「みなし」規定を追加するような法改正はすべきではない。今後、新型コロナウイルスのような新たなウイルスが出てきた場合に、その都度、法改正を求められ対応が遅れる事態を招きかねない。
■その他の必要な法改正について
・「生活物資買い占め・売り惜しみ防止法」第2条1項の要件を緩和し、価格上昇時以外にも適用できるようにすること。
・「出入国管理法」第5条の入国拒否要件に、感染が拡大している国・地域を加えて、入国拒否ができる法的根拠を明確にすること。同条1項14号は法的根拠として曖昧。
・厚生労働省の定員を増やすこと。
・日本版CDCを設置すること。
■学校休校の柔軟な運用等について・「自主登校教室」を柔軟に認め、うまく運用できている自治体の例を共有すること。
・学童に教室を開放する運用を柔軟に認めること。
・オンライン授業を支援するなど、子どもの学びの機会の確保に努めること。
・自粛要請を解除する基準を明示すること。
・時差出勤やテレワークを推進し、満員電車を回避すること。
■学校休校に伴う休業補償について・フリーランスや自営業に対しても、貸付ではなく給付措置による休業補償を行うこと。
・雇用調整助成金の対象とならない非正規の教育公務員も補償の対象とすること。
・3月中に支払いできる仕組みとすること。（子育て家庭は4月が一番お金がかかる）
・欠勤だけでなく、企業の都合で勤務時間が減った従業員等への補償も行うこと。
・給食業者や学習塾・各種習いごとに対して、減収分を補償すること。

■大規模イベント等の中止に伴う経済的損失の補填について・政府の要請に基づいてイベントや集会を中止して経済的な損失が発生した場合、政府が補償する仕組みを創設すべき。
・スポーツジムや屋形船など政府が自粛を要請した事業者に対して、減収分を補償すること。
■臨時の医療提供体制の充実について・保健所等を通さず、医師の判断でPCR検査を実施できるようにし、検査体制を拡充すること。
検査は全額公費負担とすること。
・感染症指定病院だけでなく一般病床での受け入れ態勢を整備するため、人材の訓練教育を支援すること。また、入院の基準は呼吸器学会とも協議を行い早急に決定する。
■予備的・予防的な緊急経済対策について
・景気の落ち込みは相当なものであり、政府は景気の認識を改め危機感を持つべき。東日本大震
災、リーマンショック以上の経済の落ち込みが予想される。GDP成長率が年率マイナス2～3％になることを前提に万全の金融・財政政策を講じること。
・個人消費の落ち込みに注意が必要であり、特に、家計部門の支援が不可欠。そのため、来年度予算を組み替えるか、補正予算を編成し、10兆円規模の家計減税（所得税減税または消費税減税）を含む総額15兆円規模の大規模な緊急経済対策を講じること。
・中小・小規模事業者に対しては、緊急融資に加えて支払い猶予が必要であり、国から金融機関に対して柔軟な対応を要請すること。
・大きな影響を受けている観光・宿泊業者、交通・運輸事業者への支援については、とりわけ手厚い支援策を講じること。
・学校給食の停止等で影響を受ける酪農家、花きや和牛等需要減退が顕著な農家等への支援に万全を期すこと。
■与野党政府合同会議の設置について
・東日本大震災の際、政府からの状況説明と各党からの要望提案の場として「与野党政府合同会議」が設置され頻繁に開催された。同様の会議を設け、与野党を超えた課題共有・解決の場を持つこと。
■ワンストップ窓口の設置等
・生活や経済に支障が生じる国民や企業が多数いるはずで、そういった方々が、相談できる相談窓口を開設し、ワンストップで各種支援制度の申請手続きが行えるようにすること。
・一番支援を必要としている非正規で毎日の生活に追われているような人は「情報弱者」であり、こうした支援を必要としている人に確実に情報を届ける工夫をすること。
１．件 名：新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（東海第二（７９０））
２．日 時：平成３０年３月２２日１０時００分～１２時００分
１３時３０分～１８時４０分
３．場 所：原子力規制庁

９階Ｄ会議室

４．出席者
原子力規制庁：（新基準適合性審査チーム）
名倉安全管理調査官、江嵜企画調査官、吉村上席安全審査官、岸野主任安全審査官、安田主任安全審査官、田尻安全審査官、日南川安全審査官、関根技術研究調査官、千明技術研究調査官、宇田川原子力規制専門職、竹内技術参与（原子力規制部 審査グループ 地震・津波審査部門）
植木安全審査官
事業者：
日本原子力発電株式会社：開発計画室 室長代理 他３０名
東北電力株式会社：原子力部（原子力設備） 担当 他５名
東京電力ホールディングス株式会社：原子力設備管理部建築耐震グループ 副長 他８名
中部電力株式会社：浜岡原子力発電所 土木建築部 土木課

副長 他３名北陸電力株式会社：土木部 耐震土木技術チーム 担当 他２名
中国電力株式会社：電源事業本部（耐震建築）

副長 他３名電源開発株式会社：原子力技術部 原子力建築室 担当 他３名
５．要旨（１）日本原子力発電から、３月８日、３月１４日及び本日の提出資料に基づき、東海第二発電所の工事計画認可申請のうち、耐震性についての計算書、地盤の支持性能に係る基本方針、火山への配慮が必要な施設の強度に関する説明書、竜巻への配慮が必要な施設の強度に関する説明書及び原子炉格納施設の設計条件に関する説明書について、説明があった。
（２）原子力規制庁から主に以下の点について指摘を行った。
＜耐震性についての計算書等＞＜緊急時対策所建屋の地震応答計算書＞○ 一次元波動解析を用いて建屋への入力地震動を算定する方法について、既工認の放射性廃棄物乾式貯蔵建屋の算定手法を踏まえ、その妥当性について整理して提示すること。
○ 地震応答解析モデルに、耐震壁のみならず柱の軸剛性を考慮していることについて、地震時反力の基礎スラブへの入力方法を整理して提示すること。
○ 建屋への入力地震動の算定プロセス及び結果を示すとともに、地下水位の設定、等価Ｓ波及びＰ波速度等の収束物性値の設定方法について整理して提示すること。
○ 地盤改良体の地盤物性値の設定根拠及びその妥当性について、土木構造物等の他施設で用いられる物性値の設定根拠と比較したうえで、提示すること。
○ 減衰定数のばらつきについて、代表のケースにおいて、建屋の減衰定数ｈ＝５％と３％のケースに影響度合いを検討し、整理して提示すること。

○ 地盤のばらつき評価に用いる変動係数の設定根拠と妥当性について整理し提示すること。
○ 必要保有水平耐力算定における形状特性係数について地震応答解析モデルにおける偏心によるねじれ応答の影響も含めて、確認して提示すること。
＜緊急時対策所建屋の耐震性についての計算書＞○ 設計荷重について、機器配管荷重の詳細、根拠などを整理し明示すること。また、積載荷重の設定の根拠となる資料を提示すること。
○ 応力解析による評価において、許容限界として終局強度を用いるとあるが、妥当な安全余裕をどのように確保しているのか、整理して提示すること。
○ 基礎部の一部の掘り込みについて、設計への影響を検討し整理して提示すること。
○ 杭応力の評価方法の妥当性について、根拠となる規格基準の有無もしくは独自の判断基準であることを明確にした上で、整理して提示すること。
○ 鋼管コンクリート杭の建築センター評定に基づく評価方法について、その適用性と妥当性を含め、詳細を提示すること。
○ これまでの様々なヒアリングにおいて指摘している事項について、網羅的に反映していることを整理して提示すること。
＜地盤の支持性能に係る基本方針＞○ 解析用物性値を他の物性値で代用する場合は、地盤工学的に信頼性のある根拠に基づき代用の妥当性について整理して示すこと。
○ 各施設の耐震評価における地下水位について、設定値及び設定根拠を網羅的に整理し、具体的に提示すること。
○ 捨石の解析用物性値について、他の実績及び知見も調査した上で、ばらつきを含めて、設定根拠の妥当性を整理して提示すること。
○ 地盤改良体の初期せん断剛性 G0 について、そのばらつきを含め、東海第二の敷地の地盤物性との関連性の観点から、数値の設定根拠及びその妥当性を整理して提示すること。
○ PS 検層結果に基づくせん断波速度 Vs について、ばらつきの程度がわかるようデータを提示すること。
＜火山への配慮が必要な施設の強度に関する説明書＞○ 建屋のスラブ評価について、建屋によって評価方法が異なることの考え方を整理して提示すること。
○ FEM モデルにおいて、屋根面全体のたわみによって屋根スラブに生じる膜力を考慮した際の影響について整理して提示すること。
＜竜巻への配慮が必要な施設の強度に関する説明書＞○ 評価対象部位の選定の考え方について、整理して提示すること。
○ 固縛に使用する連結材の仕様について、整理して提示すること。
＜原子炉格納施設の設計条件に関する説明書＞○ ペデスタルからの排水機能確認試験について、解析上考慮している水頭圧を包絡できるようモックアップの試験条件を検討すること。

○ ペデスタルからの排水機能について、ストレーナのメッシュを通過した異物が排水配管内で詰まらないことを示すこと。
○ 重大事故等時の PCV 内の動荷重について、設計基準事故時の動荷重を定量的に示した上で、重大事故等時の動荷重との関係を説明すること。
（３）日本原子力発電から、本日の指摘等について了解した旨の回答があった。
６．その他
提出資料：
・東海第二発電所

耐震性に関する説明書に係る補足説明資料 地盤の支持性能について・竜巻への配慮が必要な施設の強度に関する説明書
・固縛装置（連結材）の取付け方法について
・自然現象（竜巻、火山、外部火災）の評価対象施設について
・火山への配慮が必要な施設の強度に関する説明書
・東海第二発電所

工認ヒアリング（自然現象等、竜巻、火山、外部火災）スケジュール表
１．件

名「新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（柏崎刈羽６，７号機（５９４））」
２．日 時：平成２９年６月２６日 １１時００分〜１１時２０分
３．場 所：原子力規制庁 ８階 Ｄ会議室
４．出席者
原子力規制庁：（新基準適合性審査チーム）
川﨑課長補佐、忠内管理官補佐、櫻井安全審査官、照井安全審査官、中原安全審査官、村上安全審査官、宇田川原子力規制専門職、糸賀原子力
規制専門員
事業者：
東京電力ホールディングス株式会社：原子力設備管理部プマネージャー

安全調査グルー
他２名

５．要旨（１）東京電力ホールディングス株式会社から、柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉の新規制基準適合性に関する審査会合における指摘事項のうち、格納容器圧力逃がし装置に係る新潟県との確認書について説明があった。
（２）原子力規制庁から、東京電力として説明を整理した上で、再度説明するよう指摘した。
（３）東京電力ホールディングス株式会社より、了解した旨の回答があった。
６．その他
提出資料：（平成２９年６月２３日提出資料と同じ）
・東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所周辺地域の安全確保に関する協定書
・東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所周辺地域の安全確保に関する協定の運用について
・柏崎刈羽原子力発電所 6，7 号機のフィルタベント設備に関する確認書
介護予防小噺

Ola 6–2023–
Summer

介護予防小噺～夏の運動に向けての知識～
私の外出日記初めての阿智神社 念願の藤の花～夏の運動に向けての知識～
理学療法士

白神 侑祐

今年も暑さの厳しい夏がもうそこまでやって来ています。5 月に発表された気温の 3 カ月予
想では、6 月は平年並み、7・8 月はやや高い予想となっていました。近年は命に関わる暑さと言っても過言では無く、ご利用の皆様には繰り返し熱中症への注意をお願いしております。
そこで今回は、この夏の運動に向けて是非知っておいていただきたい知識について、お話しします。
知識その①：暑熱順化を意識する
暑熱順化とは、簡単に言うと体が暑さに慣れることです。季節の変わり目など急に気温が高くなる時期や、連日猛暑日となる時期には、体が暑さに慣れていないと熱中症のリスクが高まります。真夏に入る前に、この暑熱順化を意識して日々を過ごすことが大切です。ではどうすれば暑熱順化が促されるのでしょうか。
一般的には、汗をかく機会を確保することが重要と言われています。例えばお風呂で半身浴をして汗をかく方法や、習慣的な運動で汗をかく頻度を増やす方法があります。個人差はありますが、暑熱順化は数日から 2 週間ほどかかると言われていますので、余裕を持って暑さに備えましょう。
知識その②：小まめに水分補給
入浴時や運動中、さらに睡眠時には体内の水分量が不足しがちです。人間の体は約 60％が水分と言われており、そのうち 5％失っただけでも脱水症状や熱中症症状が出るとされています。小まめな水分摂取については、運動中はもちろん、入浴後や起床後にも心がけてください。
水分摂取目安については、運動中は 15 分ごとにコップ 1 杯程度、入浴後、起床後はそれぞれコップ 1 杯程度と覚えていただければと思います。また、喉の渇きを感じた際は、水ではなくスポーツ飲料(電解質の含まれるもの)をオススメします。
知識その③：運動中や前後のバイタルチェック
夏場(気温の高い日)の運動は、通常の運動以上に体に負荷がかかります。そのため、運動前後にバイタルサイン（体温と血圧・脈拍）をチェックするようにしてください。
運動を控える基準としては、① 脈拍が 120 回/分以上② 収縮期血圧（上）が 200mmHg 以上、③ 拡張期血圧（下）が 120mmHg 以上、④ 動悸や息切れがある場合が挙げられます。
また、運動中に① 息苦しさやめまい、嘔気、胸の痛みがある、② 脈拍が 140 回/分を超える、③ 収縮期血圧（上）が 40mmHg 以上上昇もし
くは拡張期血圧（下）が 20mmHg 以上上昇
した場合は、すぐに中止をしてください。
夏場はこれらのことに一層気をつけることで、皆様の日々の運動がより安全に実施できるようになります。ぜひ参考にしてみてください。
また、ご不明な点があればご相談ください。
参考サイト・文献：
・日本気象協会「熱中症ゼロへ」プロジェクトサイト
・厚生労働省「健康のため水を飲もう」サイト
・貯筋運動指導者マニュアル、保健同人社

私の外出日記

スタッフ紹介2023 年度より予防リハビリに新しいスタッフが加わりました！！

河上沙希（かわかみさき）

理学療法士
皆さまの心と体の健康をサポートできるよう頑張ります！宜しくお願いします！！

（令和 4 年 1 月～令和 5 年 3 月調べ）
第 1 位：セラバンド（筋力強化用）
第 2 位：ハンディマッサージャー
第 3 位：バランスクッション
多くのご利用の方が「セラバンド」を活用し、運動に励まれています。是非参考にしてみてください。
自主トレ用の物品は予防リハビリでも注文いただけます。お気軽にお声掛けください。
◎表紙写真：京都めぐり（上：南禅寺、下：平安神宮）（撮影者：介護福祉士

倉敷在宅総合ケアセンター
倉敷市老松町 4−4−7（社会医療法人全仁会鈴木夏七絵）

予防リハビリ倉敷平成病院通所リハビリ）

Tel：(086)427–1128
Mail：genki2reha@heisei.or.jp
お気軽にご連絡ください
相談担当：大段(おおだん)（年 2 回発行．次回 2023 年 12 月予定）

初めての阿智神社

念願の藤の花介護福祉士

鈴木 夏七絵

皆さんこんにちは。6 月になり、初夏の暑さが続きますがいかがお過ごしでしょうか。
私はカメラで写真を撮ることが趣味で、様々な景色や植物、食べ物などを撮ることが大好きです。今回は、私が初めて阿智神社（右写真）を訪れた時のことを、撮影した写真も交えてご紹介します。
私が阿智神社に行ったきっかけは、あるご利用の方から「阿智神社にある藤の花は見に行った？」と言われたことでした。恥ずかしながら、生まれも育ちも倉敷である私ですが、今まで一度も阿智神社の藤の花は見たことがありませんでした。その場におられたご利用の皆様方が「行ったらいいが！撮ってきて見せて！」と言って下さったので、早速ゴールデンウイークに行って来ました。
当日の気温は 25 度、天気は晴天、連休だったこともあり、日本人はもちろん、海外からの観光客で美観地区は賑わっていました。私も感染対策を継続しながら、久々に観光地の雰囲気を味わうことが出来ました。
美観地区を抜けて阿智神社に入ると、途端に人の数が減り、ゆっくりと散策することができました。途中、木々が生い茂っている場所があったので、そこでひと休憩。また歩き始めると、ついに念願の藤棚（右写真）を発見しました。藤の花の下では、蜜のいい香りに胸がいっぱいとなり、ここまで歩いて来て良かったと感じました。また、観光をされていた方々は、香りを楽しむ方、カメラやスマートフォンで写真を撮る方など、皆さん思い思いに楽しまれていました。
今年は例年に比べて藤の花が早く咲いていたようで、通路の上に咲いていた花は一部枯れている所もありました。そのため、来年はもう少し早めに来ないといけないなと思いました。
その後は神社も参拝し、高台から倉敷の街並みを一望してから帰宅しました。今回、ご利用の方が勧めてくださったおかげで素敵な場所を知ることができました。
阿智神社では、8 月にイベントがあるそうです。皆様もお散歩がてらいかがでしょうか。
阿智神社「夏越大祓式・七夕まつり」
8/7（月）17 時より和歌を唱えながら大茅の輪をくぐり、無病息災を願うお祭りです。笹を飾り短冊を吊るす七夕まつりも合わせて行われます。
参考サイト：阿智神社ホームページ
hea l thy col umn

社会医療法人全仁会 倉 敷 平 成 病 院

カラダにいい話。

社会医療法人全仁会

倉敷平成病院の医師による健康コラム。

病気の病状・予防法・治療法など健康について掲載いたします。

一過性脳虚血発作について
社会医療法人全仁会
倉敷平成病院 脳卒中内科部長

芝崎

一過性脳虚血発作は、脳の一過性の様々です。閉塞時間が長く、脳組織が虚血により局所神経症候が出現し、短壊死してしまうのが「脳梗塞」、閉塞心房細動は、最も代表的な不整脈で、時間のうちに完全に消失する病態で時間が短く、脳組織にダメージがない

加齢とともに有病率は増加し、一過性す。もう少し詳しく説明しますと、何のが「一過性脳虚血発作」であり、病脳虚血発作や脳梗塞の発症リスクが高らかの原因により血栓（血のかたまり）態は全く同じです。一過性脳虚血発作

いです。心臓内に形成される血栓は大が形成され、脳血管を閉塞し、脳に必は、症状が一過性（多くは 2 ～ 15 分

きく、太い頸動脈や頭蓋内血管へ閉塞

要な酸素や糖が不足することで症状が以内）のため、自宅で様子をみてしますることが多く、梗塞巣は広範で死亡現れます。短時間で血栓がはがれたり、うケースがあります。しかしながら、率が高いといわれています。心房細動

砕けたりすると、血流が再開し症状が一過性脳虚血発作の 15 ～ 20% がの約半数は、動悸や胸部不快感などの完全によくなって元にもどります（図1）。

90 日以内（特に 48 時間以内に多い）に自覚症状がありません。また、持続的脳梗塞を発症すると報告されていまに不整な場合（持続性心房細動）と、す。2000 年小渕元総理が記者会見中発作的に不整な場合（発作性心房細動）に 10 秒前後言葉が出なくなった場面があり、検出されない場合があります。

がありましたが（一過性脳虚血発作）、それゆえ、日頃より自分で脈拍を触知

翌日広範な脳梗塞を発症し亡くなりまし、不整の有無を確認し、不整があれした。一過性脳虚血発作発症後早期にば医療機関で心電図を行うことをお勧治療すると（平均 1 日）、遅れて治療めします。

図1. 一過性脳虚血発作の病態
虚血部位する評価、治療、指導を行います。

を開始した場合（平均 20 日）と比べ現在、発症 4.5 時間以内の超急性て、発症後 90 日以内での脳卒中の再期の脳梗塞に対しては、t─PA とい発率が 80% 抑えられることが明らかう 血 栓 溶 解 療 法 が 適 応 と な り ま す。

頸部や頭蓋内血管など太い血管の動脈となっています。それゆえ、一過性脳t─PA は、脳梗塞発症 3 カ月後の社硬化、脳内の細い血管の動脈硬化、心疾

虚血発作の時点で可及的速やかに医療会復帰率を 1.5 倍増加させ、投与時患や不整脈などが主な原因です（図2）。

機関を受診することがポイントです。

間が早いほど効果が得られる薬です。

問診や神経診察の結果、一過性脳虚脳卒中専門医は、一過性脳虚血発作の血発作の疑いがあると脳の画像検査を患者を診た場合、出来るだけ入院をす

行 い ま す。特 に、MRI は 新 し い 梗 塞すめます。前述しましたが、一過性脳巣や頭蓋内血管の評価に優れておりま虚血発作は 48 時間以内に脳梗塞を発す。次に、原因を探るため頸部血管や症するリスクが高く、もし発症しても心臓などの評価を行います。血液検査、入院していれば直ちに t─PA 療法を頸部血管エコー、心電図、24 時間ホ行える可能性があるためです。それゆルター心電図、心エコー、脳血管造影

え、我々脳卒中専門医も一過性脳虚血などの検査があります。治療は、脳梗発作を緊急治療の対象となる疾患と認塞の発症を予防するために抗血栓薬識し対応しております。

血栓図2. 一過性脳虚血発作の原因
頭蓋内動脈のアテローム硬化

穿通動脈病変頸動脈プラークからの塞栓子
頸動脈狭窄による血流減少（血行力学性）

血栓をともなう頸動脈プラーク
大動脈粥腫

心房細動

心原性塞栓子弁膜症
左心室内血栓卵円孔開存（血液をサラサラにする薬）を直ちに最後に、突然、片方の手足や顔面の開始します。抗血栓薬には、動脈内の麻痺、言語障害が出現し、短時間で症症状は、片方の手足や顔面の麻痺、し血栓形成を阻止する抗血小板薬と、心状が回復した場合でも「一過性脳虚血びれ、言語障害（話しにくい、言葉が臓や静脈内の血栓形成を阻止する抗凝発作」を想起し、迅速に専門医を受診でない）、視野障害（視野の半分が欠固薬があり、原因疾患により選択されしていただきたいと思います。

ける）、複視（物が二重にみえる）など、ます。また、高血圧、糖尿病、脂質異循環の悪くなった部位により症状は常症、喫煙、などの心血管リスクに関

凝固異常・膠原病9

謙作

牡牛座 4/20～5/20 あれこれ考え過ぎてしまう時期です。開き直りの気持ちを大切に。丁寧に水回りを掃除すると、開運します
東海第二発電所 工事計画審査資料
資料番号

補足-140-14 改 0

提出年月日

平成 30 年 6 月 21 日

設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する説明書に係る補足説明資料のうち補足-140-14【基本設計方針から工認添付説明書および様式－１への展開表（その他附属施設非常用取水設備）】

平成 30 年 6 月
日本原子力発電株式会社

関する規則」並びにこれらの解釈による。

「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準にめに必要となる残留熱除去系の冷却用の海水を確保するために，取水構造物を設置する。また，基準津波めに必要となる残留熱除去系の冷却用の海水を確保するために，取水構造物を設置する。

条 9】【66 条 35】3】【64 条 19】【64 条 28】【64 条 38】【64 条 46】【65

【62 条 15】【62 条 22】【62 条 32】【62 条 41】【63 条1

明書（その他発電用原子炉の附属施設

Ｖ-1-1-4-8-5 設備別記載事項の設定根拠に関する説

水系の取水設備

3. 取水口，取水構造物及び貯留堰並びに緊急用海から，流路に係る機能について重大事故等対処設備としての設計を行う。

2. 基本方針

Ｖ-1-1-3 取水口及び放水口に関する説明書

書

Ｖ-2-10-4 非常用取水設備の耐震性についての計算

Ｖ-2 耐震性に関する説明書【非常用取水設備】）

明書（その他発電用原子炉の附属施設

Ｖ-1-1-4-8-5 設備別記載事項の設定根拠に関する説

水系の取水設備

3. 取水口，取水構造物及び貯留堰並びに緊急用海2. 基本方針

Ｖ-1-1-3 取水口及び放水口に関する説明書－－工認添付説明書との関係

基準事故対処設備の一部を流路として使用すること

非常用取水設備の取水構造物及び貯留堰は，設計【33 条 15】保するために，貯留堰を設置する。

による水位低下時において，冷却に必要な海水を確熱の逃がし場として，設計基準事故に対処するた

熱の逃がし場として，設計基準事故に対処するた

非常用取水設備の基本設計方針

1.

1.

非常用取水設備の基本設計方針

第 2 章 個別項目る。

第 2 章 個別項目

基本設計方針「第 1 章 共通項目」に基づく設計とする。

基本設計方針「第 1 章 共通項目」に基づく設計とすの設計条件を除く。
）、6. その他（6.3 安全避難通の設計条件を除く。
）、6. その他（6.3 安全避難通路等，6.4 放射性物質による汚染の防止を除く。）」

逆止め弁，5.7 内燃機関の設計条件，5.8 電気設備

逆止め弁，5.7 内燃機関の設計条件，5.8 電気設備の基本設計方針については、原子炉冷却系統施設の破壊の防止，5.4 耐圧試験等，5.5 安全弁等，5.6破壊の防止，5.4 耐圧試験等，5.5 安全弁等，5.6の基本設計方針については、原子炉冷却系統施設の求（5.2 材料及び構造等，5.3 使用中の亀裂による求（5.2 材料及び構造等，5.3 使用中の亀裂による路等，6.4 放射性物質による汚染の防止を除く。）」

非常用取水設備の共通項目である「1. 地盤等、2.

自然現象、3.火災、4. 溢水等、5. 設備に対する要

非常用取水設備の共通項目である「1. 地盤等、2.

自然現象、3.火災、4. 溢水等、5. 設備に対する要第 1 章 共通項目

第 1 章 共通項目

「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」並びにこれらの解釈による。

設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」及び

後施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」及び

変 更準を定める省令」，「実用発電用原子炉及びその附属基本設計方針
用語の定義は「実用発電用原子炉及びその附属施

前

用語の定義は「発電用原子力設備に関する技術基

変 更【対象施設：非常用取水設備】

基本設計方針から工認添付説明書及び様式－１への展開表

計(2) 冷却に必要な海水を取水するための設備の設

2. 冷却水の容量を確保するための設計(1) 入力津波に対する取水性の評価

計(2) 冷却に必要な海水を取水するための設備の設2. 冷却水の容量を確保するための設計(1) 入力津波に対する取水性の評価

1. 共通的に適用される設計（用語の定義のみ）－様式 1 への反映結果

主要対象設備

非常用取水設備の対象となる主要な設備について、

前「表１ 非常用取水設備の主要設備リスト」に示す。

2.

変 更変 更後「表１ 非常用取水設備の主要設備リスト」に示す。

非常用取水設備の対象となる主要な設備について、

2. 主要対象設備条 8】【66 条 38】【69 条 62】2－

【非常用取水設備】）

34】【64 条 22】【64 条 31】【64 条 41】【64 条 49】
【65明書（その他発電用原子炉の附属施設【62 条 18】【62 条 25】
【62 条 35】【62 条 44】【63 条

Ｖ-1-1-4-8-5 設備別記載事項の設定根拠に関する説る。

管及び緊急用海水ポンプピットを設ける設計とす

み管及びＳＡ用海水ピットに加え，緊急用海水取水水系の取水設備

3. 取水口，取水構造物及び貯留堰並びに緊急用海の流路として，ＳＡ用海水ピット取水塔，海水引込

2. 基本方針

冷却用の海水を確保するために，緊急用海水ポンプ

Ｖ-1-1-3 取水口及び放水口に関する説明書【非常用取水設備】）

明書（その他発電用原子炉の附属施設

Ｖ-1-1-4-8-5 設備別記載事項の設定根拠に関する説

水系の取水設備

3. 取水口，取水構造物及び貯留堰並びに緊急用海2. 基本方針

Ｖ-1-1-3 取水口及び放水口に関する説明書

書

Ｖ-2-10-4 非常用取水設備の耐震性についての計算

Ｖ-2 耐震性に関する説明書【非常用取水設備】）

工認添付説明書との関係

去系，代替循環冷却系及び代替燃料プール冷却系の重大事故等に対処するために必要となる残留熱除条 50】【70 条 4】【70 条 11】【71 条 16】15】【69 条 25】【69 条 31】【69 条 41】【69 条 46】
【69【62 条 11】【64 条 11】【66 条 11】【66 条 24】【69 条

ト取水塔及び海水引込み管を設置する設計とする。

海水ピットに海水を導水するため，ＳＡ用海水ピッ取水箇所としてＳＡ用海水ピットを設置し，ＳＡ用替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプの重大事故等に対処するために必要となる可搬型代

基本設計方針計（「主要設備リスト」による）－(2) 冷却に必要な海水を取水するための設備の設

2. 冷却水の容量を確保するための設計(1) 入力津波に対する取水性の評価

計(2) 冷却に必要な海水を取水するための設備の設

2. 冷却水の容量を確保するための設計(1) 入力津波に対する取水性の評価

様式 1 への反映結果
１．件 名：新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（東海第二（９８９））２．日 時：平成３０年５月２８日

１０時００分～１２時１５分
１３時３０分～１７時２０分

３．場 所：原子力規制庁

９階Ｄ会議室

４．出席者
原子力規制庁：（新基準適合性審査チーム）
名倉安全管理調査官、江嵜企画調査官、吉村上席安全審査官、植木主任安全審査官、千明主任安全審査官、津金主任安全審査官、日南川安全審査官、三浦安全審査官、竹内技術参与、山浦技術参与、堀野技術参与（技術基盤グループ 地震・津波研究部門）
山﨑主任技術研究調査官
事業者：
日本原子力発電株式会社：開発計画室 北川執行役員
東北電力株式会社：原子力部(原子力業務)

他２２名

副長 他３名

東京電力ホールディングス株式会社：原子力設備管理部 機器耐震技術グループ 副長
他２名
中部電力株式会社：浜岡原子力発電所 土木建築部 土木課 副長 他２名
北陸電力株式会社：原子力本部原子力部 原子力耐震技術チーム 担当 他１名
電源開発株式会社：原子力技術部 設備技術室 担当 他１名
５．要旨（１）日本原子力発電から、５月２１日、２３日、２４日及び本日の提出資料に基づき、東海第二発電所の工事計画認可申請に係る耐震性に関する説明書について説明があった。
（２）原子力規制庁から主に以下の点について指摘を行った。
＜地盤の支持性能について＞○ 解析用物性値の代用の根拠について、代用できる根拠となる物性値と代用する各物性値の相関性を踏まえて内容を補足し、設定の妥当性を示すこと。
○ Ｄ１ｃ－１層の解析用物性値について、設置変更許可申請書との関係性を整理し明記すること。
○ 既設改良体のＰＳ検層と地盤改良体（セメント改良）におけるばらつきの関係について、データの整理方法を変更した根拠を整理し明記すること。
○ 平面的な地層区分を考慮したブロック区分の図に、ＰＳ検層の実施位置図を重ねて提示すること。
○ 解析用地盤物性値の基となっているＰＳ検層が代表性及び網羅性を有しているとする根拠について、整理して提示すること。
○ 久米層に対して三軸圧縮試験（ＣＵＵ試験）の非排水等の条件を適用した理由について、地盤の地震時特性を踏まえて補足すること。
○ 杭周面摩擦力を考慮しない場合の押し込み時における杭基礎の支持力評価について、杭頭に比べ杭先端の軸力が小さくなる場合の評価の考え方を整理して提示すること。

○ 杭－地盤相互作用ばねの設定において参考としている「ＦＬＩＰ研究会 14 年間の検討結果のまとめ（理論編）」について、東海第二発電所への適用性の観点から説明を補足すること。
○ 鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁の支持力算定の考え方を整理して提示すること。
＜取水構造物の断面選定＞○ 取水構造物のバルブ室を支える杭の耐震評価について、その要否を含め、設計方針を検討すること。
○ 取水構造物側面の地盤改良範囲と隣接構造物等との関係を正確に図示した上で、②－②断面を耐震性評価断面として選定しない理由を補足すること。
＜取水構造物の耐震安全性評価＞○ 取水構造物の鋼管杭の耐震評価におけるＪＥＡＣ４６１６－2009 の適用性について、使用済燃料中間貯蔵建屋と取水構造物との要求性能の違いを踏まえ、整理して提示すること。
○ 取水構造物の解析モデルのうち剛域の設定の考え方を詳細に提示すること。
○ 取水ピットと竜巻防護対策施設との相互作用を踏まえ、取水ピットに作用する竜巻防護対策施設による地震荷重について、設定の考え方を整理し提示すること。
＜海水ポンプエリア竜巻防護対策施設の耐震性について＞○ 基準地震動Ｓｓにより耐震評価を行う構造物として、構造仕様、それに応じた評価方針、手法・条件（モデル、解析条件、許容限界等）について、整理して提示すること。
○ 取水構造物に設置されているケーブル等の支持構造物について、耐震重要度を確認し、評価方針を提示すること。
＜屋外重要土木構造物の地震応答解析結果及び耐震評価結果の記載方針について＞○ 地震継続時間全ての地震応答解析結果から部材の評価に用いる断面力を選定する方法、部材の耐震評価のプロセスについて、整理して提示すること。
（３）日本原子力発電から、本日の指摘等について了解した旨の回答があった。
６．その他
提出資料：
・工事計画に係る補足説明資料 耐震性に関する説明書のうち 補足-340-8【屋外重要土木構造物の耐震安全性評価について】
・海水ポンプエリア竜巻防護対策施設の耐震性についての計算書
・常設代替高圧電源装置用カルバート（トンネル部）構造の解析モデルについて
2019年３月６日

国 民 民 主 党
代 表 玉 木 雄 一 郎 様
国際公務労連加盟組合日本協議会（PSI-JC)
議 長 川 本淳

男女平等社会の実現にむけた要請書
日ごろから男女平等社会の実現にむけ、精力的に取り組まれている貴職に対し、心より敬意を表します。
2019年３・８国際女性デーに際し、ＰＳＩ（国際公務労連）加盟組合日本協議会（自治労、国公連合、全水道、ヘルスケア労協、全消協）は、全世界の女性労働者、労働組合やＮＧＯ、国際機関等と連携し、ジェンダー平等の実現と、その基盤となる公共サービスの拡充をめざし、国内外でのキャンペーンに取り組んでいます。
世界経済フォーラム「ジェンダーギャップ指数（2018）」において、日本は対象149ヵ国中110位で、この間の取り組みにもかかわらず、男女平等の格差が改善に向かっていないことが明らかになりました。女性の持てる能力を十分に活用し、社会参加と方針決定機関への参画を進めることは、女性の尊厳と自己実現にとどまらず、日本の経済社会の発展にとっても重要なファクターです。
日本における法制度や政策は、アジア近隣諸国に大きな影響力をもっています。国際社会の一員としても牽引役として積極的に男女平等に取り組んでいただきますよう、下記の通り要請いたします。
記
1. 男女平等参画社会の実現(１)「第４次男女共同参画基本計画」に掲げた、男性中心型労働慣行等の変革にむけ、長時間労働をはじめとする働き方改革と男性の家庭生活への参画の促進につながる具体的施策を講ずること。
(２)

2020年までに指導的地位に占める女性の割合を30％とする目標を着実に達成するために、地方自治体、企業における取り組みの支援・要請を行うこと。
(３)

2018年に成立した「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」をより実効性のあるものにするためにも、女性議員を増やすための環境整備や人材育成のための具体的な施策を講じること。
－1－◎(４)

女性に対するあらゆる暴力を根絶し、女性の人権が尊重され、安心してくらせる社会とするためにも、ＩＬＯの「仕事の世界における暴力とハラスメント」に関する条約採択にむけて国内の環境整備に取り組むこと。
◎(５)

女性活躍推進法の施行後３年の見直しにおいて、育児に理解ある職場環境をつくるため、男性の育児参加が促進されるよう取り組みを強化すること。
(６)「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」に基づき、関係省庁と連携を深め、被害者相談機能強化のための相談員養成と雇用の安定など、環境整備をはかるための支援措置を行うこと。
(７)

女性の人権やリプロダクティブヘルス・ライツを尊重する施策に取り組むこと。

2. 国内法の整備について(１)「女性差別撤廃委員会」の最終見解で指摘を受けた「女性が婚姻前の姓を保持できるよう、夫婦の氏の選択に関する法規定を改正すること」について、速やかに必要な法改正を行うこと。
(２)

性的指向や性自認等に関する差別を禁止する法整備を進めること。
以－2－上
イ jjmk ん
預かり保育について
平成 26 年度は現在、子育て支援型預かり保育（幼稚園が指定する日で 16 時まで。実質無料。）とわかば幼稚園での就労支援型預かり保育（18 時まで。1 回200 円）を実施している。
新制度においては、その区別を無くし、回数を制限し、時間に応じて料金を徴収するという形をとる方向で検討している。
《内容》
・月 8 回までいつでも開所時間内で利用可能。
・料金は 16 時半まで 300 円。16 時半以降も利用する場合はプラス 200 円の料金設定にしていく予定。

・これまで子育て支援型預かり保育は、幼稚園が指定する日にしか利用できなかったが、新制度より利用したい日に 18 時半（19 時）まで利用できることになり利便性が上がる。
・保育短時間認定を受ける方との料金との均衡を図るために、利用料を徴収する。
・保育短時間認定を受けている方についても、都合に合わせて閉園時間まで時間延長することができる
・月 8 回を超えて利用したい場合は、保育が必要な方になるため 2 号認定を受けて頂く。

1

給食費について
もともと、保育所の保育料の中には副食費は含まれていると考えられている。
平成 27 年度より主食費は町が負担する。
【主食費・副食費の考え方】
主食費・・・ごはん、パンなど
副食費・・・おかず、デザート、牛乳など

給食費【1 号認定の副食費の考え方】
吉野幼稚園給食費 3,700 円・わかば幼稚園給食費 3,900 円（H26 年度）
吉野幼稚園とわかば幼稚園の給食費の平均は 3,800 円。保育所の主食費は 1,300円なので 1 号認定の利用者の副食費は（年間）3,800 円-1,300 円×11 ヶ月＝27,500 円となり、1 カ月あたりで計算すると27,500 円÷12 ヶ月＝2,300 円となる

主食費については、1 号認定、2 号認定の方すべて町が負担する。

2

1 号認定について
平成 26 年度幼稚園保育料額を基準とする。幼稚園保育料 5,000 円(所得割非課税世帯については 3,300 円)に副食費 2,300 円を加算した額で検討する。主食費分を減額し町が負担する。
給食費は別途徴収しない。
【入園料】
これまで入園時に入園料 3,000 円を徴収していたが、新制度より徴収しない。

・基本の時間内での利用者については、保育料は従来よりも安くなる。

2 号認定・3 号認定について
・平成 27 年度の 2 号認定と 3 号認定の基準額は、平成 26 年度の保育所保育料を基本に考えて設定した保育短時間認定（8 時半から 16 時半までの利用者）の保育料を基準に考える。
・保育の基準時間を 8 時半から 16 時半までとする。
・基準時間を超えて、時間外保育が必要な方については保育標準時間認定をうけてもらい相応分の料金をもらうこととする。
・保育標準時間認定を受ける利用者については、保育短時間認定を受ける方の料金の 10％増の額とし、10％を超える分については町が負担することとする。
・保育時間をこれまでの 18 時までから、18 時半もしくは 19 時までに延長すること検討する。

・保育短時間利用者については料金が安くなる。
・保育標準時間利用者については、利用できる時間が増える。
（職業選択の幅が広がる、利便性が上がる）
・標準と短時間に料金の差を設けることで公平な料金設定が可能になる。
3
日本原子力発電（株）

TK－1－669 改 02018 年 5 月 23 日
ディーゼル発電機室ルーフベントファンの降下火砕物に対する補強について
1.

概要
降下火砕物の堆積に対するディーゼル発電機室ルーフベントファンの補強案を示す。

2.

ディーゼル発電機室ルーフベントファン補強案
ディーゼル発電機室ルーフベントファンのグラビティダンパ内に補強材を設置し，降下火砕物の堆積荷重に対して構造健全性が確保される設計とする。
グラビティダンパ補強材

基礎ボルト

ダンパ取付部

図 1 ルーフベントファン外形図及び補強案
3.

評価対象部位・評価項目
評価対象部位は，他設備と同様に降下火砕物等の堆積による鉛直荷重，風による水平荷重を考慮し，以下とする。
・グラビティダンパ天板部（曲げ）・グラビティダンパ取付部（引張り，せん断，組合せ）・基礎ボルト（引張り，せん断，組合せ）4.

評価結果の提示Ⅴ-3-別添 2-1-7（ディーゼル発電機室ルーフベントファンの強度計算書）を作成し，6/29に強度評価の結果を提示する。

以上
資料番号 C-19-1 改1
平成３０年３月２７日
日本原子力発電株式会社

東二設置変更許可の審査から東一廃止措置計画、保安規定への約束事項
２０１８年度（Ｈ３０年度）No.

1

件名

東海発電所の主排気筒損壊時のア
クセスルートへの影響防止審査会合

507回審査会合

日付

審査項目

2017/9/12 技術的能力

引き継ぎ事項

東二手続き（事業者案）

主な工事計画

東一引き継ぎ先

申請時期（予定）(P246)東海発電所の排気筒短尺化について、許認可との時期の関係や、東海発電所の廃止措置認 ①廃止措置計画
可との関係を含めて説明すること。

東二設置許可、工事計
画認可以降、準備が整い次第手続き開始⇒【10/17審査会合回答】
東海発電所の主排気筒短尺化の工事計画は、「東海発電所廃止措置計画」の変更に当たるた
め，変更認可を受けた後に実施します。
また，同工事は，東海第二発電所の設置変更許可の運用開始までに実施します。
2

東海発電所からの竜巻飛来物管理

498回審査会合

2017/8/24 外部事象

(P20) 東海発電所における飛来物の管理体系と対応開始時期について、説明すること。

２０１９年度（Ｈ３１年度）

２０２０年度（Ｈ３２年度）確認方法、他（事業者案）

設計基準対象施設及び重大事故等対処施設他設置申請手続き実施期間※短尺化に伴う被ばく評価
安全評価

後段の審査期間、工事期間を踏まえこの期間に申請☆

▽申請（準備が整い次第）

保安検査で確認審査①工事②東一保安規定

東二保安規定認可申請と同時期に手続き開始⇒【9/14審査会合回答】
東海発電所における飛来物の管理を確実に実施するため，下記の対応を行うことについて，東海発電所及び東海第二発電所の原子炉施設保安規定に規定し，ＱＭＳ規程に基づき実施します。

▽申請（同時）保安規定審査期間標準３か月
保安規定認可後、廃止措置計画認可 ☆

審査②

保安検査で確認▽本運用

ＱＭＳ規程制定／仮運用開始

3

東海発電所／東海第二発電所の体制

507回審査会合

2018/1/23 技術的能力

東海第二発電所の体制は東海発電所の体制と別組織とすることを原則とし，兼務とする要員については，別組織とすることによる安全性への影響を評価すること。

②東一保安規定⇒【2/13審査会合回答】
・東海第二発電所の体制は東海発電所の体制と原則として別組織とするが，災害対策本部長，広報本部員，広報班及びオフサイトセンター対応の要員については，別組織とすることにより安全性等への影響があることから，兼務とする。
安全施設

4

東海発電所のS/B損壊時のアクセスルートへの影響防止（緩和）516回審査会合

2017/10/5 保管場所・アクセスルート⇒【2/13審査会合回答】
・東二の重大事故等発生時に東海発電所の事故が同時に発生した場合において，下記設備について共用することとしている。
・緊急時対策所の同一スペースを共用
通信連絡設備の一部として、・衛星電話設備（固定型）
・衛星電話設備（携帯型）及び統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（テレビ会議シ
ステム，ＩＰ電話及びＩＰ－ＦＡＸ）

竜巻襲来時の車両退避管理

498回審査会合

2017/8/24 外部事象

①廃止措置計画の変更要否整理中☆
審査②

必要に応じ、東二設置
変更許可後、東一側の変更申請時に実施

保安検査で確認▽防災業務計画変更▽本運用▽申請（必要に応じ）確認中

要否他、確認中

東Ⅰサービス建屋の形状変更については、アクセスルート確保の観点から効果的な方法を検討する ②東一保安規定のこと。
変更要否確認中・車両退避エリアの成立性について，収容台数や退避に要する時間等を具体的に説明すること。

同上▽申請

ＱＭＳ規程制定/仮運用/訓練⇒【10/17審査会合回答】
東Ⅰサービス建屋の構造変更（一部建屋高さの変更（9.9m→3.9m））を行うことにより，建屋損壊時の可搬型設備の通行性を確保する。
5

東二保安規定認可申請と同時期に手続き開始、認可後に防災業務計画変更必要②東一保安規定

必要に応じ、東二設置許可、工事計画認可以降、準備が整い次第手続き開始▽申請（必要に応じ）

東二保安規定認可申請と同時期に手続き開始⇒【9/14審査会合回答】
・車両の退避先は北用地のエリア①を基本とし，駐車可能な台数は，車両管理エリアからの退避を想定する台数に対し余裕があると評価。
・退避に要する時間は最長でも15分程度であり，竜巻準備体制から襲来までの想定時間内で完了できると評価しています。

確認中

要否他、確認中

同上☆

保安検査で確認▽申請（同時）
審査②

▽本運用
ＱＭＳ規程制定／仮運用開始⇒【10/17審査会合回答】
退避時間について，実測の結果を踏まえ，当初想定に余裕が含まれていたことを確認するとともに，裕度をより多く確保すべく運用を見直し予定。
運用見直し結果を必要な保安規定、ＱＭＳ規程に反映予定。
678

東海第二発電所の敷地図変更

540回審査会合

防潮堤設置に伴う取水路、放水路の閉鎖

ヒアリング、他

東海発電所の廃止措置段階における黒鉛スリーブ等、放射性廃棄物のアクセスルート影響

ヒアリング、他

2018/1/23 共通

2018/3/2

2018/3/6

耐津波設計（5,40条）

技術的能力【1/23審査会合説明内容】
敷地面積について，可搬型設備保管場所，緊急時対策所建屋，防潮堤，防火帯の設置及びアクセスルート設定に伴う利用のため，東海第二発電所の敷地として隣接事業所
より権利を取得する土地（約11万ｍ２）及び現社有地（約38万ｍ２）を追加し，敷地面積を約26万ｍ２から約75万ｍ２に変更する。周辺監視区域のうち，敷地東側の海岸沿いについて，フェンスが波の影響を受けない位置に変更。また，敷地南西側については，敷地境界（隣接事業所境界）と合わせる位置に変更。

①廃止措置計画の必要に応じ、東二設置
変更要否整理中
変更許可後、東一側の⇒東一敷地は変更がな 変更申請時に敷地図のく、東二敷地が東一敷 変更を合わせて実施地にオーバーラップするだけであり、手続きは不要と考えている。

必要に応じ、東二設置①廃止措置計画の変更許可後、東一側の変更要否整理中⇒希釈水の取水、希釈 変更申請時に実施
水放流水の運用には影響なし
東一の廃止措置が進んでいく中で黒鉛に限らず放射性廃棄物によるアクセスルート影響等、どのよ ②東一保安規定
東二保安規定認可申請
うに管理していくか、担保していくか確認が必要。と同時期に手続き開始
防潮堤の下部に東Ⅰ取水路・放水路が設置されており，津波からの浸水ルートになることから取水路・放水路をコンクリート躯体により閉塞する。

確認中▽申請（必要に応じ）
要否他、確認中▽申請（必要に応じ）不要

要否他、確認中☆

▽申請（同時）ＱＭＳ規程制定／仮運用開始※工程、確認方法等については事業者案を記載、今後、具体的に調整させていただく

1/1

保安検査で確認▽本運用審査②
介護予防小噺

Ola6–2022–
Summer

介護予防小噺～フレイルを知り、自らを知る～
フレイルの危険性を知り、予防に取り組みましょう！

～フレイルを知り、自らを知る～
理学療法士

白神 侑祐

最近テレビなどのメディアでも『フレイル』という言葉を耳にする機会が多くなりました。
フレイルにならない（悪化させない）ということこそが、介護予防に取り組む上で非常に重要となります。しかしながら、『フレイル』という言葉自体は知っていても、その症状や原因については良くわからないという方も多いのではないでしょうか。孫子の兵法に「彼を知り己を知れば百戦殆からず」という格言があるように、フレイルに勝つためにはフレイルを知り、ご自身の体の状態についても知っていただくことが大切です。今回はフレイルについて説明をし、フレイルチェック（裏面）にも取り組んでいただきたいと思います。
フレイルとは、簡単に言うと健康な状態と介護が必要な状態の別れ際と捉えていただくとわかりやすいと思います。身体が衰え、フレイルが始まると様々な症状が出始めます。代表的な症状は、①体重減少、②疲れやすくなる、③日々の活動量が減る、④握力が弱くなる、⑤歩く速度が遅くなる、といったものです。先ほど申し上げた通り、フレイルは健康な状態と介護が必要な状態の別れ際ですから、これらの症状を放っておくといずれ介護が必要な状態になる危険性が高まります。ある研究では 65 歳以
上の方の 20〜25％がフレイルであるとの結果もあり、誰もがリスクを持っています。幸いフレイルは適切な取り組みをすることで、予防や改善ができると言われています。ではフレイルの原因や予防のポイントは何なのでしょうか。
まず原因ですが、主に老化と生活習慣（病）と言われています。老化は誰しもが経験するものですが、ここで原因となるものは認知症や低栄養、筋肉減少といった病的な老化を指します。
また、生活習慣病においては、病状の管理ができていない場合は特に注意が必要です。日頃から慢性的に高血圧であったり、高血糖であった
りする方は、きちんと受診をして適切な治療を受け、病状がコントロールできている状態を目指しましょう。
皆さんここまでで、フレイルの症状や原因はおわかりいただけましたか？フレイルという敵の姿が、だいぶ見えてきたのではないでしょうか。
では次にフレイル予防のポイントです。予防の柱は運動、栄養、社会参加です。日常生活で運動習慣を作ることがとても重要です。最初は散歩でも構いませんので、少しずつ時間を長くするなど、目標を持って取り組んでみてください。栄養は食欲低下や栄養の偏り・不足を改善していく必要があります。食事の品目を１つ増やしたり、野菜（ビタミン）や豆類・肉類（タンパク質）の摂取量を意識してみてください。
社会参加については、地域の集いの場への参加などを通して、人との繋がり・関わりを持つことが、結果として活動量の向上につながり、フレイルの予防になると言われています。
それでは皆さん自身のフレイルリスクやこれから取り組むべき予防のポイントを知るために、裏面の「フレイルリスク度セルフチェック」に是非チャレンジしてみてください。自らを知り、フレイルを撃退していきましょう！！

2022 年度、予防リハビリはスタッフ 9 名で皆様をお待ちしております！！

新スタッフ紹介
妹尾 舞（せのおまい）

作業療法士

坊田 純平
（ぼうだじゅんぺい）

理学療法士

谷 仁汰郎
（たにじんたろう）

理学療法士

疋田 翔子
（ひきだしょうこ）

言語聴覚士
皆さまの生活を支えられるリハビリが提供できるよう頑張ります！よろしくお願いします！

倉敷在宅総合ケアセンター
倉敷市老松町 4−4−7（社会医療法人全仁会

予防リハビリ倉敷平成病院

通所リハビリ）

Tel：(086)427–1128
Mail：genki2reha@heisei.or.jp
相談担当：大段(おおだん)（年 2 回発行．次回 2022 年 12 月予定）
ＰＤ−２−４ 改20

東海第二発電所
耐津波設計方針，耐震設計方針等の説明スケジュール案

平成29年8月31日
日本原子力発電株式会社

２．耐津波設計方針の説明スケジュールの検討（３） 耐津波設計方針の説明スケジュール案（1／2）

１２．耐津波設計方針の説明スケジュールの検討（３） 耐津波設計方針の説明スケジュール案（2／2）

２３．耐震設計方針の説明スケジュール案【４条】

３

４．耐震設計方針の説明スケジュール案【39条】（1／2）

４４．耐震設計方針の説明スケジュール案【39条】（2／2）

５５．耐津波設計方針の説明スケジュール案【40条】

６

６．重大事故等対処設備【43条】（基準津波を超え敷地に遡上する津波に対する津波防護方針）

７
健康増進！介護予防のススメ〜日々の運動習慣定着を目指す〜
理学療法士

室山 敦美

暑さが去りやらぬ昨今ですが、いかがお過ごしでしょうか。幾分か身体も動かしやすい気候となります。真夏に落ちてしまった体力を取り戻していきましょう。
皆さん、「ロコモティブシンドローム」（運動器症候群、以下ロコモ）という言葉をご存知ですか。
「運動器の障害のために自立度が低下し、介護が必要となる危険性の高い状態」と定義されています。つまり加齢に伴って現れる運動器ぜいじゃくの 脆 弱 化ということです。また、健康上の問題がない状態で日常生活を送れる期間のことを「健康寿命」といいます。ロコモを予防し健康寿命を延ばしていつまでも自分の足で歩くことができるよ うに取り組んでいき ま し ょう！
では、ロコモを予防するには具体的にどうすればよいのでしょうか。お勧めされているのがロコモーショントレーニング（以下ロコトレ）です。ロコトレ？耳慣れない言葉で特別な運動が必要になるのではと身構えてしまうかもしれませんが心配ありません！下肢の筋力トレーニングやバランス力の強化をすることなのです。裏面に運動方法を紹介しているので参考にしてみてください。ロコトレは運動機能を高める効果があり、ウォーキングなど有酸素運動との併用がより効果的です。日々の運動習慣をつけることで、身体を健康に保つだけでなく認知症予防も期待でき、いいこと尽くめなのです。

厚生労働省によると日本人の死亡原因の 1 位はがん、2 位は心疾患、3 位は肺炎です。それを引き起こす原因として喫煙、高血圧に次いで運動不足が原因に挙げられています。ですから運動不足を解消し、少しずつ生活習慣病のリスクを低くしていきましょう。

では実際に普段はどのくらいの量の運動をすればよいのでしょうか。
目標は30 分・週 2 回以上の運動を 1 年以上継続することです。
そうは言っても運動はなかなか難しいなと思われた方にお得な情報があります。実は 1500歩歩くことが約 15 分の身体活動に相当するとされているのです。例えば「トイレに行った後は１往復だけ廊下を余分に歩く」といった簡単な心がけをし、生活の中で歩数を少しずつ増やすことが健康増進に繋がるのです。日頃の運動や活動を積み重ねていき、一緒に健康寿命を延ばしていきませんか。
どのように運動をすればいいかわからない方は、裏面にある自主トレカレンダーをぜひ活用してみて下さい。使い方や方法などご不明点があれば、いつでもお気軽にスタッフにお声かけ下さい。
【参考・引用元】
厚生労働省ホームページ：健康日本 21
予防理学療法額要論：医歯薬出版株式会社（年２回発行．次回 2019 年 6 月予定）

A ふくらはぎの筋力強化
ポイント：
しっかりかかとを上げます
３０回

自主トレカレンダー
使い方① 自主トレ開始日を記入します② 左の運動メニュー「A〜C」を実施します③ 実施できたら「◯」を記載(下の記入例を参考に)④ 後は毎日継続するだけ！
自主トレ開始日：ポイント：
足をしっかりと外に上げます

日開始1日目

2日目

3日目

4日目

5日目

6日目

7日目

8日目

9日目

10日目

11日目

12日目

13日目

14日目

15日目

16日目

17日目

18日目

19日目

20日目

21日目

22日目

23日目

24日目

25日目

26日目

27日目

28日目

29日目

30日目

31日目

記入例

B 股関節の筋力強化

月◯ すべて実施
疲労なし

左右20回ずつC 立って足踏み30回
本資料のうち，枠囲みの内容は，営業秘密あるいは防護上の観点

資料番号

TK-1-200 改 2

から公開できません
平成 30 年 4 月 13 日
日本原子力発電株式会社
原子炉圧力容器の脆性破壊防止に関する説明書のうち格納容器破損防止対策の有効性評価における評価事故シーケンスのＰＴＳ評価要否について
１．概要
東海第二発電所の格納容器破損防止対策の有効性評価における格納容器破損モード「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）」「水素燃焼」の評価では，原子炉圧力容器が破損しておらず，これにより，溶融炉心は原子炉圧力容器内で冠水し，冷却される結果となっている。このため，原子炉圧力容器に対する脆性破壊防止の観点から，ＰＴＳ評価の要否を検討する。
２．格納容器破損防止対策の有効性評価における評価事故シーケンスのＰＴＳ評価の要否について
格納容器破損防止対策の有効性評価のうち，以下の格納容器破損モードは，原子炉圧力容器が破損していない。
・雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）
・水素燃焼
上記の格納容器破損モードで想定する評価事故シーケンス（以下「当該評価事故シーケンス」という。）は，再循環系配管の両端破断が起因事象である。事故発生後初期の事
象進展の概要を第 1 図に示す。再循環系配管の大破断ＬＯＣＡにより原子炉圧力容器内の水はほぼ流出した状態となり，炉心は一部溶融する。その後，事故発生約
圧代替注水系（常設）により注水が開始され，事故発生約分後に低分後には原子炉水位ジェットポンプ上端到達を判断し，その後はジェットポンプ上端での水位が維持される。また，
大破断ＬＯＣＡにより原子炉圧力容器内部は低圧状態となり，原子炉圧力容器に対する圧力荷重はほとんど影響しないため，ＰＴＳ評価の要否は，注水開始後の原子炉圧力容器下部の水温の低下率※を，設計熱サイクルで想定している設計基準事故「原子炉冷却材喪失」における原子炉圧力容器内の温度低下率と比較することにより判定する。
※ 原子炉圧力容器の気相温度及び壁面温度は，燃料露出に伴う温度上昇要因もあることから，注水開始後の温度低下幅が小さい（温度低下幅は℃程度）。したがって，気相温度よりも温度低下幅の大きい原子炉圧力容器の水温を対象とする。

当該評価事故シーケンスの解析結果より，注水開始直前の原子炉圧力容器下部の水温は約約℃であり，注水開始後に水温は低下し，約℃まで低下する。その後，緩やかに約1秒で原子炉圧力容器下部の水温は℃まで低下する。このときの注水する水の温度は，有効性評価において℃としている。一方で，脆性破壊の評価が厳しくなる

よう，水戸市の地中の年間月別平均温度の最低値（第 2 図参照）よりも低い℃を注水する水の温度と想定すると，注水開始直前の原子炉圧力容器下部の水温は約℃であり，注水開始後に水温は低下し，約秒で原子炉圧力容器下部の水温は約下する。原子炉圧力容器下部の水温はその後，緩やかに約圧力容器の最低使用温度℃まで低℃まで低下するが，原子炉℃よりも高いことから，影響はない。

次に，設計熱サイクルで想定している設計基準事故「原子炉冷却材喪失」においては，原子炉圧力容器内温度が℃から秒間で℃まで低下することを想定している。

このことから，当該評価事故シーケンスにおける原子炉圧力容器内温度の低下挙動は，設計基準事故「原子炉冷却材喪失」に包絡される。
なお，当該評価事故シーケンスにおいて，注水開始後は原子炉水位の上昇によりジェットポンプ上端からオーバーフローした水が原子炉圧力容器と接触することとなる。ただし，冷却水はシュラウド内に注水され，炉心部の下降・通過時に加熱された後にジェットポンプ上端からオーバーフローするため，原子炉圧力容器と接触する際は水温が上昇した状態であり，原子炉圧力容器の脆性破壊は生じないと考えられる（第 1 図及び第 3図参照）。このときの壁面温度は，約℃から分間で約℃まで低下しており，設計基準事故「原子炉冷却材喪失」に包絡される。
以上より，格納容器破損モード「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）」「水素燃焼」における原子炉圧力容器下部の水温低下率は，設計熱サイクルで想定している設計基準事故「原子炉冷却材喪失」に包絡されること，ジェットポンプ上端からオーバーフローした水による原子炉圧力容器の脆性破壊は生じないことから，ＰＴＳ評価は不要と考える。

2冷却材の流れ
原子炉
圧力容器

原子炉
圧力容器

主蒸気配管

主蒸気配管
炉心

炉心

再循環系
配管

再循環系
配管

再循環系
ポンプ

再循環系
ポンプ

大破断ＬＯＣＡ発生約 分後（原子炉水位ジェットポンプ上端到達判断）

大破断ＬＯＣＡ発生約 分後（原子炉注水開始時点）

第 1 図 格納容器破損モード「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）」「水素燃焼」の事故発生後初期の事象進展概要図

35.0
地面

30.0

地下5㎝
地下10㎝

25.0

温度（℃）

地下20㎝
20.0

地下30㎝
地下50㎝

15.0

地下1m
地下2m

10.0

地下3m
地下5m

5.0

地下10m
0.0
1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

第2図 地中温度の年間月別平均温度の変動（水戸市）（「地中温度等に関する資料」（農業気象資料第3号,1982）に基づく）

3第 3 図 低圧代替注水系（常設）（残留熱除去系(C)に接続）の注水先

4
23-6プラン
ジムを回数制限なくご利用いただけるプランです。

利用可能時間：23:00～6:00(時間内の入退館をお願いいたします)～月会費について～

時季により価格が変動いたします。

2022年11月・2023年3月→3,300円/月(税込)
2022年12月～2023年2月→2,200円/月(税込)～注意事項～※このプランにてご入会いただいた場合、2022年11月～2023年3月末までの在籍が必要となり、休会プランへの変更はいたしかねます。
※在籍期間中にプラン解約の場合は、解約金10,000円申し受けます。
※他割引の併用はできません。

新規入会の方は会員登録サイトから初回来館時に顔認証登録を行いますのでサポートタイム内にご来館をお願いいたします。
入口にありますインターホンにてスタッフをお呼びください。
サポートタイムはHPをご確認ください。
掲載期日：2023年3月31日
アトリオドゥーエ二子玉川 有料スクール

音楽を楽しむフリースタイルダンス【担当者】コウタロー

内容※顔写真＋あれば簡単な経歴

3回のスクールを通して、1つの振り付けを完成させます。
通常レッスンでは出来ない基礎のレッスン(体の使い方のレクチャー)、細かいところまでじっくりとやります。
今までフリースタイルダンスに出ていた方、ダンスが好きな方におススメです。

【開催要項】
7月 3日・10日・24日・31日 全4回
8月 7日・14日・21日・28日 全4回(各月申し込みが必要となります)
曜日 月曜日時間 14:00～14:45
場所

Bスタジオ

定員 10名(最少催行人数5名)

料金

7月 ￥6,600-(税込)/4回
８月 ￥6,600-(税込)/4回～申込に関するご案内～
申込方法
お申込み・決済はWebサイト(hacomono)となります。
申込開始日 ７月分:６月20日（火）12:00～ ※お申込みいただいたプランの表示日数によって異なります。
８月分:７月20日（木）12:00～
申込締切
７月分:6月30日（金）まで ８月分:８月４日（金）まで(※開講日３営業日前23:59時点でお申込み人数が最少催行に満たなかった場合は中止とさせて頂きます。)

キャンセル料 ７月分:７月５日まで 0% : ７月６日以降 100%
８月分:８月２日まで 0% : ８月３日以降 100%
返金
開講予定スクール最終日終了後の返金となります。
１．件 名：新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（東海第二（９８４））
２．日 時：平成３０年５月２５日
３．場 所：原子力規制庁

１４時００分～１５時２０分

８階原子力規制企画課横会議室

４．出席者
原子力規制庁：（新基準適合性審査チーム）
山口安全管理調査官、宮本主任安全審査官、伊藤安全審査官、角谷安全審査官（技術基盤グループ シビアアクシデント研究部門）
堀田統括技術研究調査官
事業者：
日本原子力発電株式会社：発電管理室 技術・安全グループマネージャー 他３名
５．要旨（１）日本原子力発電株式会社から、本日の提出資料を用いて、東海第二発電所の重大事故等対策の有効性評価のうち、溶融炉心・コンクリート相互作用（コリウムシールド高さ）について説明があった。
（２）原子力規制庁から、主に以下の点について指摘を行った。
〇 粒子状デブリによる床ドレン配管等への影響について、床ドレン配管の形状やデブリと水との接触面積の考え方が伝熱条件としてどの様に考慮されているのか、評価方法を整理して提示すること。
〇 粒子状デブリから発生する崩壊熱の除熱量とポロシティとの相関関係について整理して提示すること。
（３）日本原子力発電から、本日の指摘等について了解した旨の回答があった。
６．その他
提出資料：
・東海第二発電所

新規制基準への適合性に係る主な変更点について（コメント回答）
・溶融物量として考慮するペデスタル内構造物の設定について
確定申告をされる方は太枠内の赤字項目（住所、氏名(ﾌﾘｶﾞﾅ)、個人番号提出不要です
性別、電話番号、生年月日）を全て記入。
提出日を記入市町村民税
年 寄附分
寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書
道府県民税
第五
年月日
十五
整理番号 変更－
吉野町長 殿号
ナラ
ハナコ
フリガナの六
奈良花子
氏 名様
住 所
変更後のご住所式
個人番号 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ ０ ９ ８
男 ・ 女
性 別（
附明・大則
電話番号
変更後の電話番号
生年月日 昭・平４０年 ５月３０日
第二「個人番号」欄には、あなたの個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第２条条第５項に規定する個人番号をいう。）を記載してください。の四関氏名に変更のあった場合は係
新しいお名前で記入して下さ）

記入例

申告特例申請書に記載した内容

住 所電話番号

変更前のご住所

変更前の電話番号

フリガナ

ヨシノ ハナコ

氏 名

吉野花子

個人番号性 別１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ ０ ９ ８
男 ・ 女

生年月日

明・大昭・平(注) これまでに申告特例申請事項変更届出書を提出している場合は、当該届出書に記載した内容を記載してください。

４０年

５月３０日

個人番号(ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ)を記入してください。また本人確認のため、別紙個人番号提供票に下記A,B,Cいずれかのコピーを添付して提出してください。
A 個人番号カード(表裏両面)
B 個人番号記載のある住民票の写し等＋運転免許証等(顔写真があり、氏名･住所が記載されているもの１つ）
C 個人番号記載のある住民票の写し等＋健康保険証等＋年金手帳等(顔写真がなく氏名・住所が記載されているもの２つ)※運転免許証等変更ごの住所が裏面に記載されている
場合は表裏両面のコピーを添付してください。

あなたが寄附金税額控除に係る申告特例申請書を提出後、当該申請に係る寄附金を支出した年の翌年 1月1日までの間に当該申請書の内容（電話番号を除く。）に変更があった
場合は、上記の欄に必要な事項を記載して当該申請書に係る寄附金を支出した年の翌年1月10日までに、当該申請書を提出した地方団体に提出してください。

※変更届出書の提出後、翌年１月１日までの間に当該申請書の内容（電話番号を除く）に変更があった
場合は再度申告特例事項変更届出書の提出が必要です。今回の申請に係る寄附をした年の翌年１月１０日までに、吉野町に変更届出書を提出して下さい。
１．件 名：新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（東海第二（８４６））
２．日 時：平成３０年４月６日 １６時０５分～１７時０５分
３．場 所：原子力規制庁

１０階南会議室

４．出席者
原子力規制庁：（新基準適合性審査チーム）
秋本安全審査官、角谷安全審査官、穗藤安全審査官
事業者：
日本原子力発電株式会社：発電管理室 副室長 （他５名）
１． 要旨（１） 日本原子力発電株式会社から、本日提出のあった資料を用いて、東海第二発電所の設置許可基準規則等への適合性のうち、「４３条 重大事故等対処設備」について説明があった。
（２） 原子力規制庁から主に以下の点について指摘を行った。
〇 サプレッション・プールｐＨ制御設備について、使用時の系統構成を踏まえて他の設備への悪影響の有無を整理して記載すること。
（２）日本原子力発電から、本日の指摘等について了解した旨の回答があった。
６．その他
提出資料：
・共－９ 自主対策設備の悪影響防止について
・柏崎刈羽原子力発電所／東海第二発電所

比較表
2021 年 9 月 30 日
お客様各位

緊急事態宣言解除に伴う弊社の対応について平素よりアトリオドゥーエをご利用いただき誠にありがとうございます。また、日頃より緊急事態宣言への対応及び感染症予防対策に関しまして、多くの皆様のご理解とご協力を賜り深く感謝申し上げます。この度 9 月 28日（火）に政府より発表された緊急事態宣言解除、並びに東京都におけるリバウンド防止措置に伴う弊社の対応について下記の通りお知らせいたします。
記■期日：

10 月 4 日（月）より

■対象店舗

：

アトリオドゥーエ 碑文谷

アトリオドゥーエたまプラーザ

アトリオドゥーエ青葉台

アトリオドゥーエ武蔵小山

アトリオドゥーエ二子玉川
befre 碑文谷

befre 青葉台

D-cycle 碑文谷 D-cycle たまプラーザ
■営業時間

：

通常営業時間での営業を再開※ナイト会員およびナイト&ホリデー会員の利用時間も通常どおりになります。

■電話受付時間：

平日 11:00～19:00■他店舗利用：都県を跨ぐ利用を再開■レッスンについて：

土日祝 11:00～18:00

現在の短縮営業により実施を中止していたレッスンについては 10 月 11 日(月)より再開いたします。予約は 10 月 4 日(月) 00:00 より開始いたします。
※これまでの短縮営業により、有効期限 9 月末までの VR レッスン予約チケットが未使用のまま有効期限切れとなるものがございますので 10 月分の配布枚数を 2 枚増やして配信させていただきます。

■その他

：

パーソナルトレーニング・エステ・マッサージなどの各種付帯サービスについては各店舗ホームぺージにてご確認ください。

■復会について：10 月より復会をご希望の場合はホームぺージの臨時復会申し込みフォームよりお手続きをお願いいたします。 *お手続きは、ご利用日の前日までにお願い致します。

店舗での感染症予防対策については継続して実施させていただきます。お客様におかれましては引き続き感染症予防対策へご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。なお、今後、政府や東京都の方針や施設の利用状況等により、営業に関する内容に変更がある場合がございますのであらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。
これからも皆様の健康維持へ貢献できるよう環境づくりに努めてまいります。引き続きアトリオドゥーエをご愛顧くださいますようお願い申し上げます。
最新の情報につきましてはホームぺージにてご確認くださいますようお願いいたします。
以上
TK-1-1526 改 02018 年 8 月 10 日
日本原子力発電（株）

耐震計算書における評価温度の考え方

1.最高使用温度と周囲環境温度の使い分け
耐震計算書における評価温度は、評価部位において内部流体、周囲環境のどちらの影響が支配的かによって、表 1 に示すように設定している。
表1

評価温度の考え方

評価部位

例

評価に用いる温度①内部流体の影響が支配的な部位

機器、配管本体

最高使用温度②内部流体、周辺環境の両方の影響を受ける部位

取付ボルト、サポート類

最高使用温度、周囲環境温度※の高い側③周囲環境の影響が支配的な部位

基礎ボルト

周囲環境温度※※周囲環境温度が 50℃以下の場合、部位の環境耐性に問題がないものは、評価温度を 50℃としている場合がある。

周囲環境温度機器、配管本体
サポート

壁

最高使用温度

取付ボルト

基礎ボルト

床図 1 評価部位のイメージ

以上
資料番号：SA設-11-2 改0

東海第二−玄海３／４補足資料比較表
東海第二−玄海３／４補足資料比較表（SA53条）

玄海３／４号

東二

東二
資料の有無

2017年9月25日
日本原子力発電株式会社
採用
要否理由・記載方針

要否45条
53-1 ＳＡ設備基準適合性 一覧表

53-1 SA設備基準適合性 一覧表

有−−なし

53-2 単線結線図−−−

53-2 配置図

53-3 配置図

有−−53-4 系統図

53-4 系統図

有−−53-3 試験・検査説明資料

53-5 試験及び検査

有−−53-5 容量設定根拠53-6 容量設定根拠

有−−53-6 ＳＡバウンダリ系統図（参考図）

−

無△

マスキング

53-7 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備について有−

52-7 静的触媒式水素再結合装置（PAR）について

53-7 水素排出設備に対する要求（動的機器等に水素爆発を防止する機能）に係る−適合性について無否

東二では53-7に含まれている。

53-8 アニュラスの水素濃度測定について−

無否

東二では53-7に含まれている。

なし

53-8 その他設備−−−
社 会 医療法人全仁会 倉敷 平 成 病 院

h ea lthy col umn

カラダにいい話。

社会医療法人全仁会

倉敷平成病院の医師による健康コラム。

病気の病状・予防法・治療法など健康について掲載いたします。

糖尿病 ― もう1度見直そう生活習慣社会医療法人全仁会
倉敷平成病院 倉敷生活習慣病センター 診療部長

雅皆さん、糖尿病は病気と思っ

HbA1c6.8%、現在 6.1% になり毎食 1 時間目に家事労働をする。ていませんか。病気だから、血体重も 76.2 ㎏→71.3 ㎏と減少

夕食は、家族を待たずに先に食べ糖コントロールが悪いと言われしています。「何かされたのでするなどの指導をしました。4 か月たって、食事に気を付けたって、か？」とお尋ねしたら、「平日の後に来られた時は、HbA1c7.3%運動をしたって良くならない。

晩酌をやめました」とのお返事に上がっていました。「間食を禁だからどうでもよいと思っていでした。詳しくは聞けない状態止されたが、食事の後ならお菓ませんか。いつも口を酸っぱくですが、晩酌をやめたらこんな子、果物は食べていいといわれして、食事療法で気を付けるこに良くなるとは、こちらもびったので、たくさん食べた」とのとや、運動のタイミングのお話くりです。A さんは、白内障のことです。その後、毎月来られ、をしていますが、今日は、よく手術を勧められましたが、今のHbA1c6.5% まで下がりました。

なった人たちの事例をご紹介しHbA1c ではダメと言われたよ

ま た 体 重 も 半 年 間 の 間 に 65.2

ようと思います。

うです。お酒は脂肪に匹敵する㎏→59.6 ㎏ に 減 少 し ま し た。

カ ロ リ ー が あ り ま す。例 え ば

間食をやめただけで、体重は驚

ビ ー ル 1000 ㎖ の カ ロ リ ー はくほど減ります。また家事労働バナナ5本分に匹敵します。また、

17 分間はジョギング 10 分に匹Aさんは、来られた時に、HbA1c

晩酌をすると、お食事時間が長敵するカロリーを消費します。

7.8%、血糖値272㎎/dlでした。

くなり、さらに眠くなることで主婦の方は家事労働を血糖値を1 番軽い薬を処方しました。食事

食後の軽い運動ができなくなり下げる運動にあててもらうと、療法は間食の禁止、夕食が遅くます。お風呂は夕食後の軽い運苦労せずに良いコントロールとならないようにする（朝食まで動の代わりになりますが、晩酌

体 重 減 少 に 繋 が り ま す。体 はに 12 時 間 は 空 く よ う に す る。の習慣のある方は、お食事の前一 つ で す か ら、無 理 を せ ず に、毎食、食べ始めてから 1 時間目にお風呂に入る方が多いです。

自分のペースを見つけるのが大症例 1
A さん

55 歳

男性（7 時に食べたら 8 時から）に 109青山事です。

分間だけ体を動かすなどの基本

症例 2指導を行いました。1 か月後に来B さん院されたときには、HbA1c8.4%

B さんは HbA1c6.8% で初めと、血糖値もよくなり、無駄なと上昇、「どうしてですか」と尋て糖尿病と言われました。血糖脂肪もとれ、筋肉が保たれます。

ねても、怖い顔をして聞かれた

値もそれほど高くないので、お薬

2 型糖尿病は生活習慣病なので、く な さ そ う。3 か 月 後 に 7.9%

はなし、ご飯の量は 1 回 125g、生活習慣を変えるということもに戻り、その後 4 か月間はそのお菓子、果物は食後に少し食べ2 型糖尿病の大事な治療法です。

ま ま の 状 態 で す。最 近、急 にて間食をしないように。運動はいつも皆さんに指導している
55 歳

女性ことですが、実行していただく

牡牛座 4/20〜5/20 緩やかな上昇運です。丁寧な作業が実りをもたらします。問題が起きても、慌てず対処すればうまくいくはず
AUTUMNCAMPAIGN
10月31日まで
今なら5,500 円でスタート!

クーポンでお得に入会→ ahk2209A～ご案内～※上記特典にてご入会いただいた場合、6か月間の在籍が必要となり、休会プランへの変更は致しかねます。
6か月以内で退会される場合には解約金10,000円を申し受けます。
※その他キャンペーンおよびクーポンなどとの併用してのご利用はできません。
※ご見学や初回利用説明の際に混雑が予想されます。お問い合わせフォーム
より予めご予約をしていただきますと、優先的にご案内させていただきます。

※入会手続時には諸経費をクレジットカードにてお支払いいただきます。

さらに施設体験

体験はこちらから無料!
迷われている方はぜひ、この機会にご体験ください!

アトリオライト24 白楽

入会はこちらから
１．件

名「新規制基準適合性審査の進め方に係る意見交換（女川２号機（３２）、柏崎刈羽６，７号機（７９））」２．日 時：平成２８年８月４日 １５時００分～１５時１０分
３．場 所：原子力規制庁 ８階 Ｄ会議室
４．出席者
原子力規制庁：（新基準適合性審査チーム）
小野安全規制管理官、川﨑課長補佐、忠内管理官補佐、村上安全審査官、
櫻井安全審査官
事業者：
東北電力株式会社：東通原子力発電所 副調査役 他１名
東京電力ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社：原子力設備管理部 設備計画グループ課長
他１名
５．要旨（１）東北電力株式会社及び東京電力ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社から、新規制基準適合性審査における「4条 地震による損傷の防止」の使用済燃料貯蔵ラッ
クの減衰定数に係る今後の対応方針について説明があった。
（２）原子力規制庁から、今後の審査にあたっては、各電力会社が責任を持って資料を準備するよう求めた。
（３）東北電力株式会社及び東京電力ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社より、了解した旨の回答があった。
６．その他
資料なし
Information
メンテナンス休館のお知らせ

11月16日(水)AM9:00～
11月17日(木)AM9:00まで
ご迷惑をおかけいたしますがどうぞよろしくお願いいたします。
資料番号：ＰＤ－９－４ 改０
平成 29 年 6 月 6 日
日本原子力発電株式会社

東海第二発電所 「第 9 条 溢水による損傷の防止等」の説明方針（ヒアリング及び審査会合における説明について）
内部溢水影響評価に係る本日のヒアリングは，E チームで実施される初めてのヒアリングであることから，3 回のヒアリング(6/6，6/9，6/14)及び（6/22）に予定されている審査会合においては，①東二の特徴的なポイントを中心とした評価全体を説明後，②前回審査会合（2014/12）での指摘事項について回答致します。
また，次回審査会合（6/22）については，2014 年 12 月審査会合で一通り説明済みであることを踏まえ，①審査会合（2014/12）以降の主な変更点を説明後，②審査会合（2014/12）での指摘事項への回答を予定しています。
各々で予定している説明内容及び資料については，以下のとおりです。
1．本日，明日のヒアリング(6/6，6/9 予定)○内部溢水影響評価(1)6/6 説明内容，6/9 は 6/6 にて残した範囲の説明を継続①資料構成及び評価全体説明（60 分）
・東二の特徴的なポイントを中心とした説明
・過去の審査会合でのコメント対応箇所の説明②質疑応答（60 分）(2)説明資料
・審査資料（内部溢水の影響評価について：5/19 提出版）
・新規制基準適合への対応状況（6/6 提出版）
・審査会合における指摘事項に対する回答一覧表（6/6 提出版）
2．コメント回答（6/14 予定）○内部溢水影響評価(1)6/14 説明内容
①6/6，6/9 ヒアでのコメント対応箇所の説明②質疑応答（60 分）(2)説明資料
・審査資料（内部溢水の影響評価について：5/19 提出版+修正箇所）
・ヒアリングでの指摘事項に対する回答一整理表（6/6,6/9 での指摘事項整理表）
3．次回審査会合（6/22 予定）○内部溢水の影響評価について(1)説明内容①審査会合（2014/12）以降の主な変更点
・東二の特徴的なポイントを中心とした説明

→審査資料より抜粋説明②審査会合（2014/12）での指摘事項への回答(2)説明資料
・審査資料（内部溢水の影響評価について：6/14 ヒアリング反映版）
・新規制基準適合への対応状況（6/14 ヒアリング反映版）
・指摘事項に対するコメント整理表（6/14 ヒアリング反映版）
以上
日本脳炎の日本脳炎の予防について予防について日本脳炎とは日本脳炎とは日本脳炎ウイルス
日本脳炎ウイルスのウイルスの感染によっておこる感染によっておこる中枢神経によっておこる中枢神経（中枢神経（脳や脊髄など脊髄など）など）の疾患です疾患です。
です。

症状
ウイルスをウイルスを持つ蚊に刺された後された後も症状なく症状なく経過なく経過する
経過する（する（不顕性感染）
不顕性感染）場合がほとんどで場合がほとんどですが、すが、症状が症状が出る場合には
場合には、には、６～１６日間１６日間の日間の潜伏期間の潜伏期間の後に、数日間の数日間の高熱、高熱、頭痛、頭痛、嘔吐などで嘔吐などで発病などで発病し発病し、引き続き急激に急激に、光への過敏症への過敏症、過敏症、意識障害（意識がなくなること意識がなくなること）がなくなること）、神経系障害（神経系障害（脳の障害）障害）を生じます。
じます。
大多数の大多数の方は、無症状に無症状に終わりますが、わりますが、脳炎を脳炎を発症した
発症した場合した場合の場合の死亡率は死亡率は、２０～２０～４０％
４０％といわれており、といわれており、幼児や幼児や高齢者では高齢者では危険では危険が危険が高くなります。
くなります。

感染経路
ヒトからヒトからヒトからヒトへのヒトへの感染への感染はなく
感染はなく、はなく、ブタなどのブタなどの動物などの動物の動物の体内で体内でウイルスがウイルスが増殖された
増殖された後された後、そのブタをブタを刺したコガタアカイエカ
したコガタアカイエカ（コガタアカイエカ（水田等に水田等に発生する発生する蚊する蚊の一種）一種）などがヒトなどがヒトをヒトを刺すことによって感染とによって感染します
感染します。
します。
※ 防蚊対策について
防蚊対策についてコガタアカイエカはコガタアカイエカは水田・水田・沼地で沼地で発生し発生し、活動範囲（活動範囲（飛行距離）飛行距離）は８km 程度移動し程度移動したという報告
たという報告もありますが報告もありますが、もありますが、おおむね２
おおむね２km 前後とされています
前後とされています。とされています。
また、
また、コガタアカイエカのコガタアカイエカの活動は活動は日没後になります
日没後になります。になります。

予防対策（１） 蚊に刺されない工夫
されない工夫
・長そで、そで、長ズボンのズボンの着用
・水たまりの除去
たまりの除去(除去(蚊の発生が発生が起こりにくい環境こりにくい環境づくり環境づくり）づくり）
・防虫スプレー
防虫スプレーやスプレーや防虫薬をこまめに防虫薬をこまめに使用をこまめに使用するなど使用するなど（２） 日本脳炎ワクチン
日本脳炎ワクチンのワクチンの予防接種
・平成 25 年度の年度の日本脳炎ワクチン
日本脳炎ワクチン定期予防接種
ワクチン定期予防接種は定期予防接種は、３歳と４歳、第１期の定期接種が完了していない
完了していない７７歳又は歳又は８歳、９歳又は歳又は１０歳
１０歳、１８歳
１８歳が積極的勧奨の積極的勧奨の対象です
対象です。
していないです。
（３） 十分な十分な休息・休養、休養、栄養、栄養、睡眠を睡眠を十分にとり十分にとり、にとり、過労をさけるよう過労をさけるよう健康管理をさけるよう健康管理につとめる
健康管理につとめる。につとめる。
年別日本脳炎患者発生数
年
H18 H19 H20 H21 H22
鹿児島県
00000
全国
710334
内容※
内容※本県の本県の患者報告は患者報告は，平成７平成７年に１名報告

H2309H2402

奄美市 健康増進課 予防係
電話：52-1111（内線 1142）