液化天然ガス 2024/4/1

液化天然ガス（ＬＮＧ）安全データシート(SDS)
作成日 2017 年 8 月 22 日
改訂日 2024 年 4 月 1 日（第 3 版）
1.化学品及び会社情報
化学品の名称(製品名)

液化天然ガス（ＬＮＧ）

供給者の会社名称

東京ガスケミカル株式会社

住所

東京都港区芝公園 2-4-1

電話番号

03-6402-1190

緊急連絡番号

03-6402-1190

推奨用途

燃料、都市ガス製造原料

使用上の制限本製品の使用にあたっては該当する各法律、及び次項以降の危険有害性情報等に基づき使用すること

2.危険有害性の要約
化学品の GHS 分類
物理化学的危険性

爆発物区分に該当しない

可燃性ガス

区分 1

エアゾール

区分に該当しない

酸化性ガス

区分に該当しない

高圧ガス

深冷液化ガス

引火性液体

区分に該当しない

可燃性固体

区分に該当しない

自己反応性化学品

区分に該当しない

自然発火性液体区分に該当しない

自然発火性固体区分に該当しない

自己発熱性化学品区分に該当しない

水反応可燃性化学品

区分に該当しない

酸化性液体

区分に該当しない

酸化性固体

区分に該当しない

有機過酸化物

区分に該当しない

金属腐食性物質

分類できない鈍性化爆発物

区分に該当しない

1 / 15

液化天然ガス 2024/4/1

健康に対する急性毒性（経口）区分に該当しない

有害性

急性毒性（経皮）

区分に該当しない

急性毒性（吸入︓ガス）区分に該当しない

急性毒性（吸入︓蒸気）区分に該当しない

急性毒性（吸入︓粉じん、ミス区分に該当しない

ト）
皮膚腐食性／皮膚刺激性

分類できない眼に対する重篤な損傷性／眼刺激

分類できない性
呼吸器感作性

分類できない皮膚感作性

分類できない生殖細胞変異原性

分類できない発がん性

分類できない生殖毒性

分類できない特定標的臓器毒性（単回ばく露）

区分３（麻酔作用）

特定標的臓器毒性（反復ばく露）分類できない誤えん有害性区分に該当しない環境に対する

水性環境有害性

短期（急性）

分類できない有害性

水性環境有害性

長期（慢性）分類できない

オゾン層への有害性

分類できない絵表示又はシンボル

注意喚起語

危険危険有害性情報

極めて可燃性又は引火性の高いガス
眠気又はめまいのおそれ
加圧ガス︓熱すると爆発するおそれ
極低温のため凍傷のおそれ

注意書き【安全対策】
熱、火花、裸火、高温のもののような着火源から遠ざけること。
（禁煙）

2 / 15

液化天然ガス 2024/4/1

屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。
ガスの吸入を避けること。
【救急措置】
安全に対処できるならば着火源を除去すること。
漏えい箇所の上流に設置されているバルブ又はコックを閉止すること。
吸入した場合︓空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
気分が悪い時は、医師に連絡すること。
【保管】
極低温の液体であり、外部からの入熱によって気化するため、断熱構造のある容器にて保管する。また、密閉した容器では、容器内の圧力の上昇を防止するため、定常入熱によって発生する気体は適切に処理をする。
配管およびバルブの識別を確実にすること。
漏えいのないように定期的に点検するかガス漏れ警報器を設置すること。
【廃棄】
適切な燃焼器具を用いて燃焼処理を行い、放出しないこと。
3.組成及び成分情報
化学物質・混合物の混合物

区別化学名又は一般名

液化天然ガスLNG（Natural liquefied gas）

慣用名又は別名アルカン（Alkanes:C1〜C4）(メタン、エタン、プロパン、ブタンの混合物)

化学式

メタン︓CH4、エタン︓C2H6、プロパン︓C3H8、ブタン︓C4H10

化学特性(化学式又

(メタン)

(エタン)

(プロパン)(ブタン)

CH2は構造式)CH3

CH3

官報公示整理番号

メタン︓(2)-1、エタン︓(2)-2、プロパン︓(2)-3、ブタン︓（化審法・安衛法(2)-4

3 / 15

液化天然ガス 2024/4/1

天然ガス:8006-14-2
ＣＡＳ番号74-82-8(メタン)、74-84-0（エタン）、74-98-6（プロパン）、
106-97-8（ブタン)

分類に寄与する成分なし

濃度又は濃度範囲

メタン

70wt％以上（80vol％程度以上）

エタン

20wt％以下（10vol％程度以下）

プロパン

10wt％以下（ 5vol％程度以下）

ブタン

10wt％以下（ 5vol％程度以下）

但し、上記の濃度範囲は目安であり、品質を保証するものではない。
重量濃度換算式

4.応急措置
吸入した場合患者を直ちに空気の新鮮な場所に移し、安静に努める。呼吸が停止している場合は人工呼吸を行い、呼吸困難の場合は酸素吸入を行う。気分の悪いときは、医師の手当を受ける。

皮膚に付着した場合極低温のため凍傷になる恐れがある。

眼に入った場合極低温のため凍傷になる恐れがある。

飲み込んだ場合極低温のため凍傷になる恐れがある。有毒性についての情報はない。

予想される急性症状

気化した天然ガスを大量に吸入すると、酸素欠乏症、窒息︓高濃及び遅発性症状

度のガスを吸入すると一呼吸で意識を失う。この状態が継続すると死に至る

最も重要な兆候及び大気圧下では、約-160℃の液体であり、皮膚等に付着・接触し症状た場合、凍傷になる恐れがある。また、気化した天然ガスは、単純窒息性ガスであり、高濃度で麻酔作用を伴う可能性がある。

4 / 15

液化天然ガス 2024/4/1

高濃度ばく露（高濃度のガスの吸入）では、息切れ、眠気、頭痛、失調状態、視覚障害、嘔吐等の症状が現れる。
高濃度ばく露が継続する状態では、低酸素状態となり、チアノー
ゼ、四肢の麻痺、中枢神経の落ち込み、心臓感作、意識不明等経て死に至る。
5.火災時の措置
火災時の措置①機器栓・ガス栓を閉止し、ガスの供給をしゃ断する。
火災発生箇所の上流側に設置されているバルブ又はコックを閉止すること。
②初期の火災には、水、粉末、炭酸ガス消火剤を用いる。

適切な消火剤

泡消火剤、粉末消火剤、二酸化炭素（直接消火に有効な消火剤ではない）

使ってはならない消水（液化天然ガスの気化が促進され火災が拡大する）

火剤
特有の危険有害性

通常想定される火災では二酸化炭素が発生する。
密閉された室内など空気供給の少ない状況では、二酸化炭素に加え一酸化炭素が発生する可能性がある。
酸素欠乏、一酸化炭素中毒のおそれ特有の消火方法

漏えいガス火災の場合、ガスが漏えいしている状態で消火するとかえって危険なため、ガスが安全に停止されない限り消火しないこと。漏えい箇所の上流側に設置されているバルブ又はコックを閉止すること。

消火活動を行う者の防火服などを着用し、火炎から体を保護する。

特別な保護具及び予（長靴、消防服、手袋、眼と顔の保護、および呼吸器用保護具）

防措置
6.漏出時の措置
漏出時の措置

①すみやかに付近の着火源を取り除く。
②電気器具のスイッチの操作を禁止する。
③機器栓・ガス栓を閉止する。

5 / 15

液化天然ガス 2024/4/1

漏えい箇所の上流側に設置されているバルブ又はコックを閉止し、ガスの供給を絶つ。
④窓を開放し換気する（電気機器のスイッチの操作を禁止しているため、換気用設備を始動させることは禁止）。
⑤ガスが拡散するまでガスの臭気が感知される地域から人を避難させる。また、ロープを張るなどして同地域への人の立ち入りを禁止する。
⑥すみやかに最寄りの（データシート提供）会社に連絡する。
人体に対する注意事

漏えいガスを大量に吸い込まないよう注意する。

項、保護具及び緊急防護マスクなどで、口・鼻を保護する。

時措置

吸入した場合︓空気の新鮮な場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
気分が悪いときは、医師の診断、手当を受けること。

環境に対する注意事

情報なし

項
封じ込め及び浄化の漏えいしたガスの回収はできないため、酸素欠乏に注意して換気方法及び機材に努める。

二次災害の防止策①付近の着火源を取り除く②ガスが拡散するまでガスの臭気が感知される地域から人を避難させる。また、ロープを張るなどして同地域への人の立ち入りを禁止する。
③すみやかに最寄りの（データシート提供）会社に連絡する。

7.取り扱い及び保管上の注意
取扱い
技術的対策

極低温でのみ液体（大気圧化では約-160℃）であり、外部からの入熱で気化して体積が約 600 倍となる。よって、低温脆性を起こさない材質で製作された器具および適切な保護具を着用して取り扱うこととし、素手や素肌で接触しない。また、液化天然ガスを取り扱う室内においては、漏えいのないことを定期的にチェックし、常時有効な換気を確保する。また、その室内の電気設備は防6 / 15

液化天然ガス 2024/4/1

爆仕様のものを設置する。法令によりガス漏れ警報器（または設備）の設置が義務付けられている場合には、法令の規定に従って設置するとともに、適宜警報器等の点検を実施し、その機能を維持しておく。
局所排気・全体換

防爆仕様の局所排気・全体換気を行う

安全取扱注意事項

使用後は、バルブ類を完全に閉止する。

気
漏えいして気化した天然ガスは、発火、爆発する危険性があるので、周辺において、高温物、火花、火気の使用をしない。
ガスを故意に吸い込まないこと。多量に吸入すると窒息する危険性がある。
作業衣、作業靴は導電性のものを用いる。
接触回避

以下、『１０．安定性及び反応性』の項参照

衛生対策

取扱い後はよく手を洗うこと。

保管
技術的対策

高圧ガス保安法に定められた方法により貯蔵する。
密閉した容器内に保存すると、周囲からの入熱により液化天然ガスが気化し、容器内圧力が異常上昇する可能性がある。容器内で保存する場合は、入熱を極力防止できる構造で、適切な圧力監視装置および安全弁が設置されたものを使用することとし、気化したガスを適切に処理する方法を確立していることが望ましい。

保管条件

貯蔵所の周囲には火気、引火性、発火性物質を置かない。

混蝕禁止物質

強力な酸化剤（酸素、ハロゲン等）と一緒に保管しない。

容器包装材料該当しない

8.ばく露防止及び保護措置
管理濃度

設定されていない

許容濃度等（ばく露限界値、生物学的ばく露指標）
日本産業衛生学会

ブタン（全異性体）500 ppm（2020）
ACGIH

ブタン（全異性体）1,000 ppm

7 / 15

液化天然ガス 2024/4/1

TLV-STEL(2020)
設備対策

防爆仕様の局所排気・全体換気を行う。法令によりガス漏れ警報器（または設備）の設置が義務付けられている場合には、法令の規定に従って設置するとともに、適宜警報器等の点検を実施し、その機能を維持しておく。

保護具
呼吸器の保護具

大気圧下では約-160℃の液体であるが、常温では気化して可燃性ガスとなるため、状況に応じて、適切な呼吸器保護具（有機ガス用防毒マスク、送気マスク、自給式空気呼吸器等）を着用すること。

手の保護具

極低温の液体であるため、凍傷を防止する適切な保護具を用いる。

眼、顔面の保護具

極低温の液体であるため、ゴーグル等の適切な保護具を着用すること。

皮膚及び身体の極低温の液体であるため、凍傷を防止する適切な保護具を用いる。

保護具
9.物理的及び化学的性質(液化天然ガス（LNG）)
物理状態

大気圧下では約-160℃の極低温液体。外部からの入熱により容易に気化して体積は約 600 倍となる。気化して常温となった天然ガ
スは、空気より軽い気体で単純窒息性ガス

色

無色透明

臭い（臭いのしきい無臭（閾）値）
融点／凝固点-183℃（融点）i（メタン）

沸点又は初留点及び-161℃（沸点）i（メタン）

沸騰範囲
可燃性

可燃性

爆発下限界及び爆発

4.3〜14.5%iii（液化天然ガス）

上限界
引火点

-187.78℃ii（メタン）

自然発火点

537℃i（メタン）

分解温度

データなし

8 / 15

液化天然ガス 2024/4/1

ｐＨ

データなし

動粘性率

0.0109mPa･s(17℃)（メタン）

溶解度（水）

3.3ml/100ml(20℃

オクタノール／水分

1.09 （メタン）メタン)ii

配係数
蒸気圧

147kPa(21℃)iv（メタン）

密度(比重)(空気=0.655iii （液化天然ガス）

１)
相対ガス密度（空気0.6i（メタン）iii

＝１）
粒子特性

データなし

(各成分)
メタン

エタン

プロパン

ブタン

物理的状態、形状、空気より軽い

気体

空気より重い空気より重い

色など i

気体

気体

気体

色

無色透明

無色透明

無色透明

無色透明

臭い i

無臭

無臭

無臭

無臭

融点／凝固点 i-183℃（融点）-183℃（融-189.7 ℃ ( 融-138℃（融沸点又は初留点及び点）点）

点）-161℃（沸点） -89℃（沸点）-42℃（沸点）-0.5℃（沸点）

可燃性

可燃性ガス

可燃性ガス

可燃性ガス

可燃性ガス

爆発下限界及び爆発

5〜15vol%

3〜12.5vol％2.1〜9.5vol%1.8〜8.4vol%-187.78℃-135℃-104.44℃-60.0℃

537℃

472℃

450℃

365℃

データなし

データなし

データなし

データなし

データなし

データなし

データなし

データなし

10.87μPa･s

9.15μPa･s

7.99μPa･s

7.36μPa･s

(17℃)

(17℃)

(17℃)

(17℃)

33ml/l(20℃)

非常に溶けに0.070g/l(200.061g/l(20くい(20℃)℃)℃)

沸騰範囲 i

上限界 i
引火点 vi
自然発火点 i
分解温度ｐＨ
動粘性率v

溶解度（水）i,vi

9 / 15液化天然ガス 2024/4/1

アルコール、エアルコールにアルコールにアルコール、エーテルに可溶

難溶

可溶、エーテルーテルに易容に易容
オクタノール／水分

1.09

1.81

2.36

2.89

配係数（Log Pow）i
蒸気圧

147kPa(21℃)

v

3850kPa(20℃)

i

840kPa213.7kPai(21.1℃)i(20℃)

密度（比重）(空気＝

0.555

1.047

1.552１)vii,viii

0.4228(-0.5446(-

0.493(25℃)

0.573(25℃)

162℃)

89℃)

0.6

1.05

1.6

2.1200ppm

185〜

1800〜

2.9〜

1106mg/m336000mg/m3

14.6mg/m3

相対ガス密度（空気＝１）i
臭いのしきい（閾）値 ii
GHS 分類
可燃性又は引火性空気との混合空気との混合空気との混合空気との混合

ガス

物が 13％以下

物が 13％以下

物が 13％以下

物が 13％以下(化学的に不安定なで引火性があで引火性があで引火性があで引火性があガスを含む)

る。

る。

る。

る。

UNRTDG ク

UNRTDG ク

UNRTDG ク

UNRTDG ク

ラス 2.1 に分ラス 2.1 に分ラス 2.1 に分ラス 2.1 に分類されてい類されてい類されてい類されている。

る。

る。

る。

極めて可燃

極めて可燃

極めて可燃

極めて可燃性・引火性の性・引火性の性・引火性の性・引火性の高いガス（区高いガス（区高いガス（区高いガス（区分 1）

分 1）

分 1）

分 1）

圧縮ガス︔-圧縮ガス︔--50℃を超える-50℃を超える

50℃で完全に50℃で完全に温度で部分的温度で部分的ガス状であガス状であに液体であに液体である

る。

る。

る。

高圧ガス

10 / 15

液化天然ガス 2024/4/1

加圧ガス︔熱加圧ガス︔熱（臨界温度は（臨界温度が-すると爆発すすると爆発す96.81℃8)50℃超）

るおそれ（圧るおそれ（圧で、-50℃を超加圧ガス︔熱縮ガス）縮ガス）えている。
）

すると爆発の

深冷液化ガ

深冷液化ガ

加圧ガス︔熱おそれ（液化ス︔低温にしス︔低温にしすると爆発すガス）て部分的に液て部分的に液るおそれ（液化させたガス化させたガス化ガス）である。

である。

深冷液化ガ

深冷液化ガ

ス︔凍傷又はス︔凍傷又は負傷するおそ

負傷するおそれ（深冷液化れ（深冷液化ガス）ガス）

10.安定性及び反応性
反応性

高温の表面、火災又は裸火により発火する。

危険有害反応性

強酸化剤と激しく反応し、発火又は爆発の危険性がある。
例えば、フッ素、塩素、臭素、ヨード、五フッ化臭素、三フッ化塩素、二フッ化三酸素、二フッ化二酸素との接触により発火又は爆発の危険性がある。

避けるべき条件

高温、火花、裸火、混触危険物質との接触。

混蝕危険物質強酸化剤、例えばフッ素、塩素、臭素、ヨード、五フッ化臭素、三フッ化塩素、二フッ化三酸素、二フッ化二酸素。

危険有害な分解生成

火災時の燃焼により、二酸化炭素が発生するが、密閉された室内物など空気供給の少ない状況では、二酸化炭素に加え一酸化炭素が発生する可能性がある。
（酸素欠乏、一酸化炭素中毒のおそれ）

11.有害性情報
急性毒性（経口）

全成分で情報なし

急性毒性（経皮）

全成分で情報なし

11 / 15

液化天然ガス 2024/4/1

急性毒性（吸入）急性毒性推定値（ＡＴＥmix）︓＞342,771 ppm より、区分に該当しない。
【ＡＴＥmix 算出に用いた元データ】
ix

メタン︓マウスでのＬＣ５０(2 時間)値 ︓＞500,000 ppm
プロパン︓モルモットでのＬＣ５０(4 時間)値iv︓＞800000ppm
ブタン︓ラットでのＬＣ５０(4 時間)値︓＞277374ppm

皮膚腐食性／皮膚刺主成分のメタンは皮膚を刺激しない。エタンは情報なし。プロパ

激性ンはヒトの皮膚刺激性を検討したところ反応はないに等しい。xiii
ブタンはデータなし。

眼に対する重篤な損主成分のメタンは眼を刺激しない。エタン、プロパンは情報なし。

傷性／眼刺激性

ブタンはウサギの眼を刺激しない。また、ヒトのガスばく露例に眼刺激性は報告されていないが、明確に有害性を否定する報告もない。

呼吸器感作性又は皮データなし

膚感作性
生殖細胞変異原性

メタンは in vitro 試験のデータしかない xivv。エタンは情報なし。プロパンは in vitro 試験のデータのみ xi。ブタンは細菌を用いる in vitro 復帰突然変異試験で陰性 ii, xiii,vi

発がん性

データなし

生殖毒性

データなし

特定標的臓器毒性

主成分であるメタンは有害性がないとの記述があるが、エタン、（単回ばく露）プロパン、ブタンは麻酔作用を示す xi,xii ,xiii。
眠気およびめまいのおそれ（区分３︓麻酔作用）。
また、イソブタンは麻酔作用に加え、循環器系の障害を引き起こすおそれがある。区分１︓循環器系）

特定標的臓器毒性

主成分のメタンは有害性がないとの記述がある xi。エタン、プロ（反復ばく露）

パンは情報がない。ブタン、イソブタンは、ラットの反復ばく露試験（イソブタン、ペンタンとの混合物）で毒性が認められていない ii。ヒトの麻酔目的の反復ばく露例で多幸感および幻覚がみられたとの報告があるが、反復ばく露で中枢神経系への影響を示
唆するデータはない ii。

誤えん有害性

主成分が常温で気体の混合物であるため、区分に該当しない

12 / 15

液化天然ガス 2024/4/1

12.環境影響情報
生態毒性

データなし

残留性・分解性

データなし

生体蓄積性

データなし

土壌中への移動性

データなし

オゾン層への有害性

該当しない

その他の情報主成分のメタンは地球温暖化係数 25 倍 xvviiの温室効果ガスであり、他の成分は揮発性有機化合物であることから、環境中への放散を避けること

13.廃棄上の注意
残余廃棄物（配管中常温で完全に気化させた後、不活性ガスでパージを行い、放出さ等）れる都市ガスは適切な燃焼器具を用いて燃焼処理を行うこと。

汚染容器及び包装

該当しない。

14.輸送上の注意
国際規制

以下、メタン（深冷液化したもの）についての記載。

国連番号

1972

品名

メタン（深冷液化されているもの）

国連分類

クラス 2.1

陸上規制情報ADR/RID の規定に従う

海上規制情報IMO の規定に従う

航空規制情報ICAO/IATA の規定に従う

国内規制
陸上規制情報高圧ガス保安法、道路法に従う

海上規制情報船舶安全法に従う

航空規制情報輸送禁止

特別の安全対策

移動、転倒、衝撃、摩擦などを生じないように固定する。
移送時にイエローカードの保持が必要。

15.適用法令13 / 15

液化天然ガス 2024/4/1

労働安全衛生法

名称等を通知すべき危険物及び有害物（法第５７条の２、施行令第１８条の２別表第９）（政令番号第４８２号︓ブタン

１重量％以上を含有する製剤その他のもの）
施行令別表第１第５号に定める危険物・可燃性のガス（メタン、エタン、プロパン、ブタン）
海洋汚染防止法

施行令別表第１の４

大気汚染防止法施行令第２条の２２条の４

危険物（液化メタンガス）

揮発性有機化合物対象外物質（メタン）、法第揮発性有機化合物（ブタン）

省エネ法

施行規則別表１（第４条関係、石油ガス、可燃性天然ガス）

地球温暖化対策推進

法第２条第２項２号

法施行令第４条２号

消防法

第９条の３

メタン

（地球温暖化係数︓25xv）

貯蔵・取扱いの届出物質令第１条の１０高圧ガス保安法

メタン（温室効果ガス定義）
危険物の規制に関する政

液化石油ガス（300kg）（プロパン、ブタン）

圧縮ガス（法第２条１︓メタン、エタン）、液化ガス（法第２条３︓メタン、エタン、プロパン、ブタン）、可燃性ガス（一般高圧ガス
保安規則第２条１︓ブタン）

船舶安全法

高圧ガス（危険則第２、３条危険物告示別表第１︓メタン、エタン、プロパン、ブタン）

航空法

高圧ガス（施行規則第１９４条危険物告示別表第１｛圧縮されているもの｝
︓メタン、エタン、プロパン、ブタン）輸送禁止（深冷液化されているもの︓メタン、エタン）

港則法

施行規則第１２条危険物（高圧ガス︓メタン又は天然ガス、エタン、プロパン、ブタン）

16.その他の情報
本記載内容は、労働安全衛生法の第５７条の２に基づき、液化天然ガスを安全に取り扱うために必要な情報を提供し、液化天然ガスによる事故を未然に防止することを目的として作成されたものであり、いかなる保証あるいは責任等をもお受けするものではありません。また、注意事項、処置方法などは通常の取扱いを対象としたもの
で、特別な取扱いをする場合には、さらに用途に適した安全対策を講じられるようにお願い致します。

14 / 15

液化天然ガス 2024/4/1

医師に対する特別注意事項（意識喪失等重篤な被災者に対し考慮すべきこと）
アドレナリン（エピネフリン︓交感神経興奮薬）を服用している場合あるいは不安、労作時のアドレナリン濃度上昇の場合、炭化水素の高濃度ばく露（例えば、密閉された空間、または、意図的な乱用でのばく露）において心臓不整脈を起こす場合がある。
交感神経興奮薬の投与が必要な場合は、投与後の心臓不整脈を考慮のこと。

参考文献
１．厚生労働省職場のあんぜんサイト

GHS モデル SDS 情報

http://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/GHS_MSD_FND.aspx
２．各成分ＧＨＳ分類結果（（独）製品評価技術基盤機構）
http://www.safe.nite.go.jp/ghs/ghs_index.html
viii ix x xi xii xiii xiv xvi

ICSC (J) (2000) ︓国際化学物質安全性カード
http://www.nihs.go.jp/ICSC/

ii

Pattyʼs Toxicology(5th edition) volume4iii

工業炉ハンドブック（省エネセンター、1997）ⅴ(普及版)危険物ハンドブック(第 1 巻)

ⅵ

化学便覧基礎編(改定 5 版)(2004)、丸善

ⅶ「化学物質毒性ハンドブック第 II 巻」,p121,(1999),丸善

ⅷ

国立環境研究所

viii

Handbook of Data on Organic Compounds (3rd, 1994)

ix

RTECS (2006)x

Human Toxicol(1982), vol. 1, 239-247

xi

ACGIH(2020):TLVs and BEIS

xii

日本産業衛生学会「許容濃度の勧告(2020 年度)」

xiii

ドイツ学術振興会(DFG)︓”Occupational ToxicantsCritical Data Evaluation for MAK

化学物質データベース Webkis-Plus

Values and Classification of Carcinogens”Vol. 8.
xiv

NTP DB (Access on 2008︓米国国家毒性プログラム

データベース)

http://ntp.niehs.nih.gov/
xv「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令（案）」
https://www.env.go.jp/press/files/jp/26153.pdf

15 / 15