天理市水質検査計画（令和６年度）天理市上下水道局

目次

1．はじめに

1 ページ

2．基本方針

1 ページ

3．水道事業の概要（1）給水状況（2）浄水施設の概要（3）原水の状況（4）奈良県営水道

2 ページ

4．水質検査の項目、地点、検査頻度
（1）浄水
（2）原水
（3）水道水源保護地域

4 ページ

5．水質検査方法

6 ページ

6．臨時の水質検査

6 ページ

7．水質検査計画及び水質検査結果の公表 6 ページ
8. 水質検査結果の評価・対応

7 ページ

9. 水質検査計画の見直し

7 ページ

10. 水質検査の精度と信頼性保証

8 ページ

11. 関係機関との連携

8 ページ

天理市水質検査計画
１．はじめに
水質検査計画とは、水質検査の適正化を図るために実施する水質検査項目や水質検査地点および頻度等を定めたものです。
水質検査は、供給する水道水が人の健康保護または生活上支障を生じないよう水質基準の適合状況を確実に把握し、安全性を確認するために不可欠なものです。
天理市では、水道水が安全で良質であることの理解を深めていただけるように、水道法施行規則（昭和32年厚生省令第45号）第15条第６項に基づき、年度毎に検査場所、検査項目及び検査回数等を定めた『天理市水質検査計画』を策定し、前年度の『水質検査結果』と併せて公表しております。
２．基本方針(１)検査地点
水質基準が適用される給水栓(蛇口)については、配水池系統ごとに検査するとともに、浄水場の出口と水源(天理ダム、井戸)についても検査を行います。
(２)検査項目①水道法で検査が義務付けられている水質基準項目。
②将来にわたり水道水の安全性の確保等に万全を期する見地から定められた水質管理目標設定項目。
③お客様に供給している水道水が、より安全で良質であることを確認するために天理市が独自で行う水質項目。
(３)検査頻度①水道法に基づき、色、濁り及び消毒の残留効果に関する検査は、１日１回行います。また市内に設置している水質モニターにより常時監視します。
②水道法に基づき、月１回以上検査を行うこととされている項目は、１検査地点において月１回（12回／年）行います。
③毎月検査項目及び省略不可項目を除く検査項目については、原則として検査頻度を３箇月に１回（４回/年）の実施になりますが、原水の水質が大きく変わる恐れが少ないと認められる場合であって過去３年間において基準値の５分の１以下であるときは、概ね１年に１回以上と過去３年間においての検査結果が、基準値の10分の１以下であるときは、概ね３年に１回以上の検査頻度に省略することができます。しかし、本市においては水質の安全性を確保するため年１回以上の検査を行います。

1３．水道事業の概要(１)給水状況
天理市では、市内全域の方に水道水を供給しています。
表１．給水状況(令和４年度末現在)
給水人口61,448 人

給水件数24,766 件

１日最大配水量23,341 ㎥/日

１日平均配水量20,744 ㎥/日

年間配水量7,571,583 ㎥(２)浄水施設の概要
天理市では豊井浄水場と杣之内浄水場の２箇所で浄水処理を行っています。
豊井浄水場ではダム水を杣之内浄水場では地下水を水源としています。また、奈良県営水道より浄水処理した水を受水して供給しています。
表２．浄水施設の概要
浄水場名

豊井浄水場

杣之内浄水場所在地

豊井町687

杣之内町321

水源

ダム水(天理ダム)

地下水(深井戸)

施設能力14,400 ㎥/日

7,200 ㎥/日

主な配水区域

天理市の中部及び西部

天理市の南部

塩素消毒

塩素消毒

薬品凝集沈殿

薬品凝集沈殿

粉末活性炭処理(臨時用)

―

急速ろ過

急速ろ過

消毒剤

次亜塩素酸ナトリウム

次亜塩素酸ナトリウム

凝集剤

ポリ塩化アルミニウム

ポリ塩化アルミニウム

吸着剤

水道用粉末活性炭(臨時用)―浄水処理方法

使用薬品

豊井浄水場

杣之内浄水場2

(３)原水の状況
豊井浄水場の水源である天理ダムでは、間欠式空気揚水筒装置によりかび臭の原因である藻類の発生を抑制し浄水処理により安全な水を供給しています。
また、杣之内浄水場の水源である地下水の水質は年間を通じて安定しており浄水処理により安全な水を供給しています。
表３．水源
水源の種類

ダム 天理ダム
水所在地

長滝町横川306

原水の注意すべき状況

水質管理上注意すべき項目･降雨等による高濁水 ･色度、濁度
発生･かび臭物質･藻類プランクトンの ･ハロ酢酸
発生･農薬類･浮草の発生･消毒副生成物･農薬の流入･クリプトスポリジ･汚染された物質の流 ウム
入･pH値･事故等による油類流 ･金属類
入

１号井戸 田町238-1
２号井戸 東井戸堂町265-2
３号井戸 西井戸堂町525
７号井戸 岩室町42
北系

８号井戸 岩室町字石原384-2
９号井戸 稲葉町作田419-2･鉄、マンガンによる ･色度、濁度
水の着色･鉄、マンガン10号井戸 嘉幡町字四ツ枝575-2･汚染された物質の流 ･pH値･その他金属類
11号井戸 荒蒔町字東浦283-20 入地
下水15号井戸 二階堂上ノ庄町215-2
５号井戸 九条町字梅田205-5
南系12号井戸 西井戸堂町250-2
13号井戸 西長柄町267
14号井戸 西長柄町596

3

(４)奈良県営水道
天理市では奈良県営水道より浄水処理された水を受水して供給をしています。
表４．奈良県営水道

受水施設

施設名

石上北県水受水池

園原南県水受水池

所在地

石上町1149-2

園原町106

処理浄水場名御所浄水場、桜井浄水場

桜井浄水場

水源

御所:表流水(吉野川)
桜井:ダム直接(室生ダム)

ダム直接(室生ダム)

受水池容量7,000 ㎥

4,300 ㎥

主な配水区域

天理市の北部及び東部

天理市の南部

石上北県水受水池

園原南県水受水池

４．水質検査の項目、地点、検査頻度
水質検査について、水道法で検査が義務付けられている水質基準項目に加え水質管理上必要と判断した検査を実施しています。
また、本計画の「２．基本方針」により水質検査を行います。
別表１～別表７、別図１、別図２参照(１)浄水①毎日検査…色、濁り、消毒の残留効果を検査しています。
検査地点：市内８ヵ所の給水栓（水質モニター）から採水。
検査頻度：法令で１日１回検査することになっています。
②毎月検査…一般細菌、大腸菌など９項目(別表２参照)と遊離残留塩素、水温、気温を検査しています。
検査地点：市内12ヵ所の給水栓から採水。
検査頻度：法令により毎月１回検査しています。

4

③全項目検査…水質基準と定められる51項目(別表２参照)と遊離残留塩素、水温、気温を検査しています。
検査地点：市内６箇所及び豊井浄水場配水池、杣之内浄水場浄水池から採水。
検査頻度：豊井浄水場配水池、杣之内浄水場浄水池は年１回、市内６箇所は年４回の検査としていますが、過去の検査結果や水源の状況を勘案し状況に応じて検査頻度を減じて実施することとしています。
④天理市が独自に行う検査として、豊井浄水場配水池でかび臭検査を毎月１回、ダイオキシン類、クリプトスポリジウム等の検査を年１回実施しています。
(別表１参照）⑤独自に行う検査として、水質管理目標設定項目を豊井浄水場配水池で年２回、杣之内浄水場浄水池で年１回実施しています。(別表１参照）⑥平成27年度から水質基準が強化された「トリクロロ酢酸」、「ジクロロ酢酸」
については、豊井浄水場で監視強化すべき期間である夏季に検査しています。
(別表１参照）(２)原水①全項目検査…水質基準と定められる51項目(別表２参照)のうち、消毒副生成物（塩素添加により生成される）を除く39項目(別表４参照)と水温、気温を含む41項目を検査します。
検査地点：天理ダム取水塔、取水井戸４箇所、杣之内浄水場着水井２箇所の合計７箇所
検査頻度：天理ダム取水塔は年４回、その他検査地点では年１回検査しています。
②水質管理目標設定項目…別表５に記載する項目を検査します。
検査地点：天理ダム取水塔、10号井戸
検査頻度：天理ダム取水塔は年２回、井戸は年１回検査しています。
③天理ダム取水塔では、原水検査として水質障害の恐れのあるマンガン、アンモニア性窒素など別表６の項目を年４回検査し、また、クリプトスポリジウム等の検査(別表１参照)を年１回実施しています。

5

(３)水道水源保護地域
きれいな水を市民が享受する権利を守るため、水源の保護に必要な施策を行い、水道に係る水質の保全及び水量確保を図り、現在及び将来にわたり市民の生命及び健康を守ることを目的に天理市水道水保護条例が制定されています。本条例のなかで、水源及びその上流地域で指定した区域を水源保護地域と呼んでいます。
本条例の規定により水源保護に関して識見を有する方などで構成する「天理市
水道水源保護審査会」で、水源保護地域内の留意すべき等の箇所を選定し、別表７に記載する項目の水質検査を実施しています。
天理市水道水保護条例は天理市上下水道局ホームページに掲載しています。

５．水質検査方法
１日１回以上行う検査（色、濁り、消毒の残留効果）については、水質モニターによる連続自動測定を行っています。また、その他の検査については、奈良広域水質検査センター組合及び水道法第20条に基づき厚生労働大臣の登録を受けた検査機関に検査を委託します。

６．臨時の水質検査
水源から給水栓までの間で次のような問題が発生した場合には、臨時の水質検査を行います。
・ 水源の水質が著しく悪化したとき・ 水源に異常があったとき
・ 浄水処理に異常が発生したとき・ 工事等により水道施設や配水管が汚染された恐れがあるとき
・ その他検査の必要があると認められるとき採水は原因の状況が把握できる場所で行い、検査項目については状況に応じて決定します。異常値を検出した時は、ただちに再採水を行い蛇口の水の安全が確認されるまで行います。

７．水質検査計画及び水質検査結果の公表
水質検査計画は、毎年３月に天理市上下水道局ホームページにて公開します。
水質検査結果については、天理市上下水道局ホームページ及び上下水道局広報紙「すいどうだより」にて公表します。

6

８．水質検査結果の評価・対応＜基本方針＞
各項目について基準を超えている場合は、直ちに原因究明を行い基準を満たす水質を確保するため必要な対策を講じます。
＜評価方法＞
・健康に関する項目(別表2 検査項目No.1～31)

一般細菌、大腸菌、シアン、水銀については、検査ごとの結果を基準値と照らし合わせて、基準を超えている
場合は水質異常として扱います。
その他の項目については、長期的な影響を考慮しているので、検査ごとの結果を基準値と照らし合わせ、基準を超えていることが明らかになった場合は、直ちに原因究明を行い低減化対策を実施し基準を満たすようにします。水質基準超過が継続すると見込まれる場合は、水質異常として扱います。

・性状に関する項目(別表2 検査項目No.32～51)

検査ごとの結果を基準値と照らし合わせ、基準を超えていることが明らかになった場合は、水質異常として扱います。

＜対応方針＞
・健康に関する項目

取水及び給水の緊急停止措置等を講じ、かつその旨を関係者に周知させる措置を講じます。

・性状に関する項目

直ちに原因究明を行い、必要に応じ低減化対策を講じ基準を満たす水質を確保します。

９．水質検査計画の見直し
水質検査計画と実際の水質検査等に不都合が生じた場合は、その部分の見直しを行います。また、法律の改正等による重要な変更、内容の大部分に対する変更が生じた場合は、必要に応じて見直しを行います。

7

10．水質検査の精度と信頼性保証
水質検査業務は、水道法第20条第３項に基づき地方公共団体の機関（奈良広域水質検査センター組合）又は、厚生労働大臣の登録を受けた者で実施します。
当該検査機関において、水質検査の適正な精度管理等の結果について確認します。
11．関係機関との連携
水質汚染事故が発生した場合には、天理市上下水道局水質汚染事故対応マニュ
アルに記載されている関係機関等と情報交換を図りながら現地調査を行い、必要に応じて水質検査等を行います。

天理市上下水道局 浄水課〒632-0013 天理市豊井町687
TEL：0743-62-0496
FAX：0743-68-2105

8

別表１ 検査の種類と採水場所、検査頻度(別図参照)
検査の種類

検査項目

毎日検査

・色・濁り
（１日１回以上・消毒の効果行う検査）

毎月検査法
定 浄
検 水査

(おおむね１箇月に１回以上行う検査)

別表２参照

全項目検査
(おおむね３箇月に１回以上行う検査)

別表２参照

かび臭検査

・ジェオスミン・２-メチルイソボ
ルネオール

要検討項目
ダイオキシン類

ダイオキシン類

採水場所（市内水質モニター）
・庵治町
・柳本町
・櫟本町
・山田町
・福住町
・森本町
・遠田町
・藤井町
（市内管末）
・渋谷町
・中之庄町
・庵治町
・山田町
・櫟本町
・藤井町
（配水池系統別）
・内馬場町
・園原町
・長滝町
・岩屋町
・福住町別所・遠田町（市内管末）
・渋谷町
・中之庄町
・庵治町
・山田町
・櫟本町
・藤井町
（浄水場出口）・豊井浄水場内配水池水・杣之内浄水場内浄水池水

採水 検査の箇所数 頻度

検査実施機関等

８箇所 １回/日（自己検査）
・市内水質モニター12箇所 １回/月（委託検査）
・奈良広域水質検査センター組合
・委託業者

４回/年
８箇所
１回/年１回/月（※１）

１回/年
・豊井浄水場内配水池水１箇所

・クリプトスポリジウム
クリプトスポリ・ジアルジア
ジウム等検査・大腸菌数
・嫌気性芽胞菌

浄水独
自に行う
検査水質管理目標
設定項目

別表３参照

ハロ酢酸

・トリクロロ酢酸
・ジクロロ酢酸

全項目検査

別表４参照

水質管理目標設定項目

別表５参照

天理ダム原水検査

別表６参照

原水

大腸菌数検査・大腸菌
・嫌気性芽胞菌

１回/年

・豊井浄水場内配水池水・杣之内浄水場内浄水池水・豊井浄水場内配水池水・内馬場町
・天理ダム取水塔
・９号井戸(北系) ・15号井戸(北系)・12号井戸(南系) ・３号井戸(北系)・杣之内浄水場内着水井(北系、南系)
・天理ダム取水塔
・10号井戸・天理ダム取水塔

２箇所
２箇所

２回/年１回/年
（※２）
（※３）

４回/年
７箇所

１回/年２回/年１回/年
１箇所 ４回/年
２箇所

・杣之内浄水場内着水井(北系、南系)

２箇所 １回/年

・クリプトスポリジウム
クリプトスポリジウム等検査 ・ジアルジア
（※４）
・大腸菌数
・嫌気性芽胞菌・天理ダム取水塔

１箇所 １回/年

天理市水道水源保護条例に基づ
く検査・水源保護地域指定箇所

別表７参照（委託検査）
・奈良広域水質検査センター組合
・委託業者

（※１）

配水池水は月１回実施し、天理ダムの水質状況により豊井浄水場ろ過水の検査も実施します（※２）

夏季期間中(23週間)において週1回実施（※３）

夏季期間中において月1回実施（※４）

急速ろ過池があり、ろ過池出口の濁度が0.1度以下に維持しているため年１回とします。

４回/年（委託検査）
・委託業者

別表２

浄水検査

項目
1 一般細菌
2 大腸菌
3 カドミウム及びその化合物
4 水銀及びその化合物
5 セレン及びその化合物
6 鉛及びその化合物
7 ヒ素及びその化合物
8 六価クロム化合物
9 亜硝酸態窒素
10 シアン化物イオン及び塩化シアン
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
12 フッ素及びその化合物
13 ホウ素及びその化合物
14 四塩化炭素
15 1,4-ジオキサン
16シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン

17 ジクロロメタン
18 テトラクロロエチレン
19 トリクロロエチレン
20 ベンゼン21 塩素酸22 クロロ酢酸
23 クロロホルム
24 ジクロロ酢酸
25 ジブロモクロロメタン
26 臭素酸27 総トリハロメタン
28 トリクロロ酢酸
29 ブロモジクロロメタン
30 ブロモホルム
31 ホルムアルデヒド
32 亜鉛及びその化合物
33 アルミニウム及びその化合物
34 鉄及びその化合物
35 銅及びその化合物
36 ナトリウム及びその化合物
37 マンガン及びその化合物
38 塩化物イオン
39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）40 蒸発残留物
41 陰イオン界面活性剤
42 ジェオスミン
43 2-メチルイソボルネオール
44 非イオン界面活性剤
45 フェノール類
46 有機物（TOC））
47 pH値
48 味
49 臭気
50 色度
51 濁度

基 準 値
全項目検査
100 個/mL以下○
検出されないこと○0.003 mg/L以下●
0.0005 mg/L以下●0.01 mg/L以下●
0.01 mg/L以下●
0.01 mg/L以下●
0.02 mg/L以下●
0.04 mg/L以下●
0.01 mg/L以下○
10 mg/L以下●
0.8 mg/L以下●
1.0 mg/L以下●
0.002 mg/L以下●
0.05 mg/L以下●
0.04 mg/L以下●

0.02 mg/L以下
0.01 mg/L以下
0.01 mg/L以下
0.01 mg/L以下
0.6 mg/L以下
0.02 mg/L以下
0.06 mg/L以下
0.03 mg/L以下
0.1 mg/L以下
0.01 mg/L以下
0.1 mg/L以下
0.03 mg/L以下
0.03 mg/L以下
0.09 mg/L以下
0.08 mg/L以下
1.0 mg/L以下
0.2 mg/L以下
0.3 mg/L以下
1.0 mg/L以下
200 mg/L以下
0.05 mg/L以下
200 mg/L以下
300 mg/L以下
500 mg/L以下
0.2 mg/L以下
0.00001 mg/L以下
0.00001 mg/L以下
0.02 mg/L以下
0.005 mg/L以下
3 mg/L以下
5.8以上 8.6以下
異常でないこと異常でないこと
５度以下
２度以下

●
●
●
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
●
○
●
●
●
●
○
○
○
●
△
△
○
●
○
○
○
○
○
○

毎月検査
○
○

区分
病原生物による汚染の指標

無機物
重金属

一般有機物

健康に
関す
る
項
目

消毒副生成物

着色
水
道
水が有
味
す
べ
発泡
き性臭気（かび臭） 状に発泡
関す
臭気
る
味
項
目
味
着色

○

○
○
○
○
○
○

※

○：実施項目※●：過去3年間の検査が水質検査基準以下で基準値の５分の１以下であるとき、１年に１回実施する項目※△：本品目を算出する藻類の発生が少なく、検査を行う必要が無いと明らかであると認められる期間は省略できる。
本市では６月から９月の間、月１回実施する項目

基礎的性状

別表３

浄水水質管理目標設定項目項

目

1 アンチモン及びその化合物

別表４目

標値

項

分目

基準値又は目標値

1 一般細菌

━

2 大腸菌

━

3 カドミウム及びその化合物━

4 水銀及びその化合物━

5 セレン及びその化合物━

6 （欠番）

6 鉛及びその化合物━

7 （欠番）

7 ヒ素及びその化合物━

8 六価クロム化合物━

9 亜硝酸態窒素━

10 シアン化物イオン及び塩化シアン━

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素━

12 フッ素及びその化合物━

13 ホウ素及びその化合物━

14 四塩化炭素━

15 1,4-ジオキサン━

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
16
トランス-1,2-ジクロロエチレン━

17 ジクロロメタン━

18 テトラクロロエチレン━2 ウラン及びその化合物
3 ニッケル及びその化合物

0.02 mg/L以下

区

原水全項目検査0.002 mg/L以下(暫定)

無機物・重金属

0.02 mg/L以下

4 （欠番）
5 1,2-ジクロロエタン

0.004 mg/L以下

一般有機物

8 トルエン

0.4 mg/L以下

9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)

0.08 mg/L以下

10 亜塩素酸

0.6 mg/L以下 消毒副生成物

一般有機物

11 （欠番）
12 二酸化塩素

0.6 mg/L以下

13 ジクロロアセトニトリル

0.01 mg/L以下(暫定)14 抱水クロラール

0.02 mg/L以下(暫定)

消毒剤
消毒副生成物

検出値と目標値の比の和として1以下

農薬

1 mg/L以下

臭気

17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)10 mg/L以上
100 mg/L以下

味

18 マンガン及びその化合物

0.01 mg/L以下

着色

19 トリクロロエチレン━

19 遊離炭酸20 mg/L以下

味

20 ベンゼン━20 1,1,1-トリクロロエタン

0.3 mg/L以下

21 塩素酸━21 メチル-t-ブチルエーテル

0.02 mg/L以下

22 クロロ酢酸━

15 農薬類
16 残留塩素22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)
23 臭気強度(TON)
24 蒸発残留物

臭気

3 mg/L以下

味

23 クロロホルム

━3以下

臭気

24 ジクロロ酢酸━

25 ジブロモクロロメタン━

26 臭素酸━27 総トリハロメタン━

28 トリクロロ酢酸━

29 ブロモジクロロメタン━

30 ブロモホルム━

31 ホルムアルデヒド━

32 亜鉛及びその化合物━

33 アルミニウム及びその化合物━

30 mg/L以上
200 mg/L以下

25 濁度

１度以下

26 pH値

7.5 程度味
基礎的性状
腐食

27 腐食性(ランゲリア指数)-1程度以上とし、極力0に近づける

28 従属栄養細菌水道施設の2000/ml以下(暫定)健全性の指標29 1,1-ジクロロエチレン

0.1 mg/L以下

一般有機物

30 アルミニウム及びその化合物

0.1 mg/L以下

着色

34 鉄及びその化合物━

31 PFOS及びPFOA※４番、６番、７番、11番は欠番

0.00005 mg/L以下

一般有機物

35 銅及びその化合物━

36 ナトリウム及びその化合物━※10番、12番は検査省略(二酸化塩素を消毒剤として使用していないため)

37 マンガン及びその化合物━※31番、年1回の検査

38 塩化物イオン━

39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)━40 蒸発残留物━

41 陰イオン界面活性剤━

42 ジェオスミン━

43 2-メチルイソボルネオール━

44 非イオン界面活性剤━

45 フェノール類━

46 有機物（TOC））━47 pH値

━

48 味

━

49 臭気

━

50 色度

━

51 濁度
━
※21～31番、48番は検査省略(原水検査のため)

別表５

原水水質管理目標設定項目
項

目

別表６基準値又は目標値

天理ダム原水検査項

目

基準値又は目標値

1 アンチモン及びその化合物

━1 気温

━

2 ウラン及びその化合物

━

2 水温

━

3 ニッケル及びその化合物

━

3 臭気

━

4 濁度

━

5 電気伝導率━

6 （欠番）

6 pH━

7 （欠番）

7 溶存酸素(DO)━

4 （欠番）
5 1,2-ジクロロエタン━

8 トルエン━8 化学的酸素要求量(COD)━

9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)━

9 浮遊物質量(SS)━10 亜塩素酸━

10 クロロフィル−ａ━

11 総窒素━11 （欠番）
12 二酸化塩素━

12 総リン━

13 ジクロロアセトニトリル━

13 アンモニア態窒素━

14 抱水クロラール━

14 ジェオスミン━

15 2-メチルイソボルネオール━

16 溶存鉄━17 溶存マンガン━15 農薬類━

16 残留塩素

━17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)━18 マンガン及びその化合物━

19 遊離炭酸━

20 1,1,1-トリクロロエタン━

21 メチル-t-ブチル-エーテル━

22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)━

23 臭気強度(TON)━

24 蒸発残留物

━

25 濁度

━

26 pH値━

27 腐食性(ランゲリア指数)━

28 従属栄養細菌━

29 1,1-ジクロロエチレン━

30 アルミニウム及びその化合物━

31 PFOS及びPFOA━※４番、６番、７番、11番は欠番※10番、12番、13番、14番は検査省略(消毒副生成物のため)※16番は検査省略(原水検査のため)※31番、年1回の検査別表７

天理市水道水源保護条例に基づく検査
項

目

カドミウム
全シアン

排水水質基準値

項目

排水水質基準値

0.003 mg/L以下

ダイアジノン

検出されないこと。

チオジカルブ

0.05 mg/L以下0.8 mg/L以下
0.05 mg/L以下

鉛

0.01 mg/L以下

トリクロルホン(DEP)

六価クロム

0.05 mg/L以下

ペルメトリン

1 mg/L以下

砒素0.01 mg/L以下

ベンスルタップ

0.9 mg/L以下

0.0005 mg/L以下

イプロジオン

0.05 mg/L以下

イミノクタジンアルベシル酸塩及びイミノクタジン酢酸塩

0.06 mg/L以下

総水銀
アルキル水銀検出されないこと。

ＰＣＢ

検出されないこと。

ジクロロメタン

0.02 mg/L以下

オキシン銅又は有機銅

0.2 mg/L以下

四塩化炭素

0.002 mg/L以下ジェフェノコナゾール

0.25 mg/L以下

1,2-ジクロロエタン

0.004 mg/L以下

シプロコナゾール

0.3 mg/L以下

1,1-ジクロロエチレン

0.1 mg/L以下

チウラム(チラム)

0.2 mg/L以下

シス-1,2-ジクロロエチレン

0.04 mg/L以下

チオファネートメチル

1,1,1-トリクロロエタン

1 mg/L以下

1,1,2-トリクロロエタン
トリクロロエチレン

3 mg/L以下

チフルザミド0.07 mg/L以下

0.006 mg/L以下

トリフルミゾール

0.39 mg/L以下

0.01 mg/L以下

トルクロホスメチル

2 mg/L以下

テトラクロロエチレン

0.01 mg/L以下

バリダマイシン

12 mg/L以下

1,3-ジクロロプロペン

0.002 mg/L以下

チウラム（チラム）

0.006 mg/L以下ヒドロキシイソキサゾール(ヒメキサゾール)

1 mg/L以下

シマジン（ＣＡＴ）

0.003 mg/L以下

プロピコナゾール

0.5 mg/L以下

チオベンカルブ（ベンチオカーブ）

0.02 mg/L以下

ホスカリド

1.1 mg/L以下

ベンゼン

0.01 mg/L以下

ベノミル

0.2 mg/L以下

セレン

0.01 mg/L以下

アシュラム

2 mg/L以下

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

10 mg/L以下

エトキシスルフロン

1 mg/L以下

フッ素

0.8 mg/L以下

シクロスルファムロン

0.8 mg/L以下

ホウ素

1 mg/L以下

シマジン(CAT)

0.03 mg/L以下

1,4-ジオキサン

0.05 mg/L以下

トリクロピル

0.06 mg/L以下

ダイオキシン類

1 pg-TEQ/L以下

ナプロパミド0.3 mg/L以下

亜硝酸態窒素0.04 mg/L以下

フラザスルフロン

0.3 mg/L以下

亜鉛及びその化合物

1 mg/L以下

プロピザミド

0.5 mg/L以下

銅及びその化合物

1 mg/L以下

ベンフルラリン又はベスロジン

0.1 mg/L以下

陰イオン界面活性剤

0.2 mg/L以下

非イオン界面活性剤

0.02 mg/L以下

MCPAイソプロピルアミン塩及びMCPAナトリウム塩

0.051 mg/L以下

フェノール類0.005 mg/L以下

トリネキサパックエチル

0.5 mg/L以下

フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)

0.08 mg/L以下

浮遊物質量（SS）

25 mg/L以下

2,4-ジクロロフェノキシ酢酸

0.02 mg/L以下※天理市水道水源保護条例に基づく検査項目については、条例改正により検査項目等の変更がある場合があります。

別図１（浄水）中之庄町
櫟本水質モニター

森本水質モニター

福住町別所

櫟本町

山田町
ｖ

岩屋町

山田水質モニター

福住水質モニター
長滝町
内馬場町 豊井浄水場

園原町

杣之内浄水場

庵治町
藤井町

庵治水質モニター

柳本水質モニター

式上水質モニター
遠田町

渋谷町

藤井水質モニター：全項目検査採水場所：毎日検査場所（水質モニター設置箇所）：毎月検査項目採水場所

別図２（原水）

福住町別所
岩屋町

15号井戸

長滝町

３号井戸

内馬場町

天理ダム取水塔

９号井戸
園原町

12号井戸

杣之内浄水場着水井：原水全項目検査採水場所
遠田町