本社：石川県白山市横江町１００３番地

まもる君NEXTⅡ取扱説明書

エス・ディ・エス株式会社 ＴＥＬ：０１２０－７４－１００３
2. 使用方法

注意 ご使用になる前に必ずお読みください。(本書は大切に保管してください)■ 安全にご使用頂くために本書では危険を伴う操作・お取り扱いについて、次の警告記号を用いて重要な部分が一目で判るようにしています。内容を良くご理解の上で本文をお読みください。

警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると人が死亡又は、重症を負う可能性が想定される内容を示します。

注意

この表示を無視した取り扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容及び物的損害の発生が想定される内容を示します。

●取り扱いを行う前に警告

1 下部ボックス扉の開閉■下部ボックスの扉のハンドルには開閉ロックがあります。付属の鍵を差し込み開閉方向に従って回し、開錠・施錠を行ってください(図3)※鍵は紛失しないように保管してください。
※鍵は無理に回さないでください。錠の破損の原因となります。
※鍵が掛かった状態で、無理にハンドルを開けようとしないでください。ハンドルが破損する恐れがあります。
■ハンドルの取っ手部分を持上げ、90度回転させる事で固定部が外れ、扉が開きます(図4)
図4

図3①②UnLookLook※背面側の扉は、反対開きとなります。

2 ケーブル引込口

警告■本機は防水仕様ではありませんので、水がかかる環境下(屋外等)では使用しないでください。
■設置作業時、主電源が遮断されていない場合、感電により身体に危害を被ることがありますので必ず主電源が切れた状態で作業を行ってください。
■表示されている電圧以外は使用しないでください。

■ケーブル引込口上部2本のネジを緩めるとケーブルクランプの上部が開くようになります(図5)■ケーブルクランプを開きケーブルを通してからケーブルクランプで挟み込みスポンジに隙間が出来ないようしっかりと押えながら上部2本の緩めたネジを締めてください(図6)※ケーブル引込口は、下部ボックス背面の他に、下部ボックス天井面(ラック内中間部分)にもあります。
図5

１. 設置

ver0.2

図6注意ケーブルクランプ（上部）ケーブル引込口

注意■本機の設置は放熱の妨げにならないよう、壁から離して設置してください。
■やわらかい床面、傾いたところなど不安定な場所に設置しないで下さい。転倒し故障の原因となることがあります。
■設置場所が決定したら、キャスターのストッパーをかけ、本機が自走しないようにしてください。
■搭載荷重以上のものを搭載すると故障の原因となることがあります。
■設置場所を変更したり、吊ボルトで吊り上げる際は、本機へ搭載した機器を必ず降ろしてください。
※機器の振動破損、落下の危険性があります。
■放熱・冷却機器は、防塵ラック外装側に取り付けられた電気製品ですので設置する環境には十分注意してください。
■本機の設置は空気循環の妨げにならないよう背面は必ず150mm以上離し、両側面は100mm以上離してください(図1)※クーラータイプは背面から400mm以上離してください。
■設置する場所が決定したら、キャスターのストッパーを4輪ともかけてください(図2)
図1

上部2本のネジ3 キーボード収納部

図2

ケーブルクランプ（下部）注意注意■キーボード収納部の扉を開く際は、保持しながらゆっくりと手前へ倒してください。
■キーボード台へは5kg以上のものを載せないでください。
■キーボード収納部の扉を開いたまま下部ボックスの扉を開かないでください。扉と扉がぶつかり、破損する恐れがあります。

本機■キーボード収納部の扉は可倒式になっていますので、取っ手を持って倒しながら開けてください(図7)■使用する時は、キーボード台を手前に引き出してください(図8)150※クーラータイプは400mm以上

図7

図8

ストッパー

取っ手

１２本社：石川県白山市横江町１００３番地

まもる君NEXTⅡ取扱説明書
4 下部ボックス棚板高さ変更

エス・ディ・エス株式会社 ＴＥＬ：０１２０－７４－１００３

ver0.1

7 転倒防止金具

注意■本機側面の下部に付属している左右計6本のネジを取り外し添付の転倒防止金具を取り付けてください(図14)■転倒防止金具は地面に着地させ必要に応じてアンカー固定してください。
※アンカーボルトは付属しておりませんので工事施工会社または工務部門の方へご依頼ください。

注意■棚板の高さを調整する際は、搭載機器を降ろしてから作業を行ってください。
■棚板には20kg以上のものを載せないでください。

図14
本体付属ネジ

転倒防止金具■棚板両側にある、固定金具を固定しているネジを左右計2本外し、棚板を上へ持ち上げて取り外してください(図9)図9アンカー固定穴
棚板

8 上部ボックス

注意

注意
固定金具

■アクリルウィンドウを開ける際は、必ず手で支えてください。
■キーボード収納部の扉を開けた状態であれば、上部ボックスのアクリルウィンドウを開けることが出来ます(図15)■上部ボックス背面パネルは取り外すことができます。片手で取っ手をもち、もう片方の手でローレットネジを取り外してください(図16)

固定ネジ■残った固定金具を固定しているネジを前後計2本外し、固定金具のツメが引っかからないように取り外してください(図10)※反対側の固定金具も同じ順序で取り外してください。
■取り外した固定金具を取り付けたい高さにあった穴に差し入れ、取り外した手順とは逆の手順で取り付けてください(図11）※等間隔に目印の穴がありますので、左右の取固定具の高さを合わせて棚板を固定してください(図11)
図10

図15

図16

アクリルウィンドウ

図11
目印穴

固定ネジ
取っ手

ローレットネジ

背面パネル

9 ディスプレイ棚高さ変更

固定金具

5 棚板使用方法■棚板の奥側にはケーブル通し穴が2箇所あります。ケーブルのとりまわしに使用してください(図12)

図12

注意

注意

ケーブル通し穴■ディスプレイ棚の高さを調整する際は、搭載機器を降ろしてから作業を行ってください。
■ディスプレイ棚には10kg以上のものを載せないでください。
■ディスプレイ棚両側にある固定金具を固定しているネジを左右計2本外し、ディスプレイ棚を少し後ろへずらしてから上へ持ち上げて取り外してください(図17)■残った固定金具を固定している固定ネジを前後計2本外し、固定金具のツメが引っかからないように外してください(図18)※反対側の固定金具も同じ順序で取り外してください。
■取り外した固定金具を取り付けたい高さにあった穴に差し入れ、取り外した手順とは逆の手順で取り付けてください。

6 ボルトキャップ取り付け

図17

注意

注意

図13

固定ネジボルトキャップ■機器を搭載したままでの吊り上げは行わないでください。機器が落下し破損する恐れがあります。
■本機に付属している吊ボルトを外し、添付のボルトキャップを2箇所穴に押し込み2～3回締めこんで固定してください(図13)※取り外した吊ボルトは無くさないよう大切に保管してください。

図18

固定金具
吊ボルト

固定ネジ

ディスプレイ棚３４本社：石川県白山市横江町１００３番地

まもる君NEXTⅡ取扱説明書
3. 機器搭載

エス・ディ・エス株式会社 ＴＥＬ：０１２０－７４－１００３

ver0.2

4 クーラータイプの取り扱い注意

警告

1 ディスプレイ収納方法■上部ボックスの背面パネルを取り外し、ディスプレイを収納してください(図19)■ディスプレイへと接続する電源ケーブルや通信ケーブルはディスプレイ棚両脇のケーブル穴から下に通してください(図20)■ディスプレイへと接続するケーブルは、ボックス内部のケーブル引き込み口から下部ボックスへ引き入れることが出来ます(図20)
図19■ファンの清掃やお取り替えのときは必ず電源を切り、配線ミスが無いよう注意して行ってください。感電により身体に危害を被ることがあります。
■添付の盤用クーラーの取扱説明書をよくお読みください。
■クーラーの警報出力線に関してはまもる君では使用致しませんので、ご使用の際は添付の盤用クーラー取扱説明書をよくお読みください。

図20■クーラーに電力を供給する際は漏電ブレーカーのレバーを上に持ち上げてください。(図22)
図22
漏電ブレーカーディスプレイ接続ケーブル
ケーブル引込口レバー

2 キーボード収納部■キーボード、マウスのケーブルは収納部の奥側へ通し、余ったケーブルはまとめてケーブルホルダーで固定してください。
■USB機器はUSBポート(手前１ポート3.0対応、残り2ポートUSB2.0対応)に接続して使用してください。USBポートは筐体内部のケーブルと繋がっていますので、筐体内部のケーブルをお使いのパソコンに接続してください。(図21)※筐体内部のUSBケーブルに接続しタブレット等の充電は可能ですが通常より充電スピードが低下する可能性があります。
※下部ボックスに収納した機器に接続するケーブルは、ボックス内部のケーブル引き込み口から下部ボックスへ引き入れてください。
図21

USBポート

棚スペース

ACファン
MMP-AC120
1個8,000円

ファン用フィルタ
MMP-FF-NX2
吸気側2枚／排気側4枚10,000円

クーラー用フィルタ
MMP-CF-610L
2枚10,000円

ノンフロン・ノンドレンクーラー用フィルタ アクリル板

型式
個数価格

MMP-CF-510LE
2枚20,000円

ファン用排気フィルタ
MMP-FF-120
8枚10,000円
お問い合わせ熱交換器用フィルタ
MMP-HF-115L
2枚10,000円
ケーブル引き込み口
MMP-CB-250
1式
15,000円

4. 仕様
キーボード操作部

警告

1 お手入れ■まもる君は防水ではありませんので、直接水等をかけて洗わないでください。
■塗装面、アクリル窓のから拭きは避けてください。キズが付くおそれがあります。
■普通の汚れは、キズが付かないよう細かいゴミを掃い、布に水または中性洗剤を含ませて拭いてください。また、油汚れにはアルコールを布に含ませて拭いてください。シンナー等は絶対に使用しないでください。

2 ファンタイプの取り扱い

警告■ファンの清掃やお取り替えのときは必ず電源を切り、配線ミスが無いよう注意して行ってください。感電により身体に危害を被ることがあります。
■ファンの寿命は、目安として常温常湿で約50,000時間程度ですので定期的に交換を行ってください。
■日常、ファンが正常に作動しているか、振動や異常音がないか点検してください。
■ファンのお取り替えはファンに表記してある電圧を確認の上、当社もしくは最寄の販売店より購入してください。
■フィルターは定期的にエアーガンもしくは掃除機等で掃除してください。目詰まりすると性能が低下し機器に悪影響を及ぼす危険性があります。

3 熱交換器タイプの取り扱い■添付、盤用熱交換器の取扱説明書をよくお読みください。
■フィルターは定期的にエアーガンもしくは掃除機等で掃除してください。目詰まりすると性能が低下し機器に悪影響を及ぼす危険性があります。

５型式
個数価格

ケーブルホルダー

マウス操作部

4. メンテナンス

5 保守部品

寸法単位（mm）
ノンフロン・ノンドレン ノンフロン・ノンドレン
タイプ
ファンタイプ
熱交換器タイプ
クーラータイプ
クーラータイプ100V クーラータイプ200V
NX20C-01E
型式
NX20F
NX20H
NX20C-01
NX20C-02E
W670×H1620×D860
筐体寸法W670×H1620×D600 W670×H1620×D614 W670×H1620×D806
129kg
124kg
質量109kg
112kg
本体素材
スチール製
本体：7.5Y6/0.5レザートン
表面処理
前扉：N4.0レザートン
φ50 4輪ストッパー付
キャスター
許容発熱量・電源仕様
500/600[W]
冷却機器スペック
5.0/5.8[m3/min]
15/18[W/K]
500[W]
617/759
ワット[W]
451/508
283/313617
2224/2737
2224
ｷﾛｼﾞｭｰﾙ[kJ/h]
1627/1832
1020/1128
10～40℃
許容周囲温度
10～35℃
10～30℃
25～80％
許容周囲湿度
3.9/4.1
2.3
消費電流[A]
0.54/0.46
0.36/0.30
4.0340335
340/370
消費電力
30/28
28/24
コンセント数4口 OAタップ添付※平行2極接地付AC125-15A ケーブル長4m 平行2極接地付プラグ
詳細仕様
総重量75kg※筐体重量含まず
耐荷重
1枚 (設置スペースW560×D410 搭載重量20kgまで)
底板
1枚 (設置スペースW540×D400 搭載重量20kgまで)
棚板
25mmピッチ ※取付不可区間あり
移動ピッチ
設置スペースW520×H70×D265(120) 搭載重量5kgまで
キーボード収納部
RoHS対応RoHS対応済み
その他
取扱説明書・鍵(2種類)・ボルトキャップ・OAタップ・転倒防止金具
添付品リスト
冷却機器取扱説明書
冷却機器取扱説明書・備品一式

６ஜᅈᾉჽ߷Ⴤႉ‫್ࠊޛ‬൶ထᾀ὿὿ᾂဪ‫ע‬ộờỦӽᵬᵣᵶᵲḪӕৢᛟଢ୿ỺἋὉἙỵὉỺἋఇࡸ˟ᅈ ᾣᾔᾛᾉ὿ᾀᾁ὿ὼᾆᾃὼᾀ὿὿ᾂ

ver0.3ᵓᵌᩓൢ‫ׅ‬ែ‫׋‬䝣䜯䞁䝍䜲䝥

䝜䞁䝣䝻䞁䞉䝜䞁䝗䝺䞁䜽䞊䝷䞊䝍䜲䝥㻔㻝㻜㻜㼂㻕
44⇕஺᥮ჾ䝍䜲䝥䝜䞁䝣䝻䞁䞉䝜䞁䝗䝺䞁䜽䞊䝷䞊䝍䜲䝥㻔㻞㻜㻜㼂㻕
44䜽䞊䝷䞊䝍䜲䝥㻔㻝㻜㻜㼂㻕4㸵ᙌᡯ‫׎‬ᾉଐஜᵆᵫᵟᵢᵣᴾᵧᵬᴾᵨᵟᵮᵟᵬᵇ

㸶