デマンドコントローラ
Ｍｏｄｂｕｓ対応機器
エネルギー監視モジュール
ジョイントモジュール
電力計測機器モジュール

I
O

電力パルス計測器

エコパネ
アクセサリ
ソフトウェア

224

EcoRiAL
概WRS-EMS

要

１２３４■ エネルギーを見える化してお客様の省エネ・エコ活動に貢献『EcoRiAL（エコリアル）』は、電力監視システムで計測したデータを管理・分析するためのソフトウェア。Web対応のソフトウェアのため、イント
ラネット
（LAN）
上のパソコンからWebブラウザ『Internet Explorer』
で管理画面の閲覧や設定が可能です。
「電力」をはじめ、
「水」
「ガス」
「温湿度」
「エアー」「熱」など、オフィスや工場で必要な様々なエネルギーデータの「見える化」を実現します。また、VPNネットワークを活用した遠隔監視システムを構築可能なため、全国にちらばった各拠点ごとの比較や、本社での統合監視等が可能です。企業における環境対策、節電対策、省エネ対策に役立つエネルギーマネジメントシステムです。

４大機能を搭載『EcoRiAL（エコリアル）』は、エネルギー監視と分析を行う上で必須かつ便利な、①「分析・比較グラフ」、②「リアルタイム監視」、③「デマンド監視」④「帳票作成」──の４大機能を搭載。グラフィカルなTOP画面に加えて、マウス操作だけで各種データの表示を切り替え、分析することができます。
日常業務にかかせない、帳票（日報・月報・年報）作りから詳細分析まで簡単操作でできるので、管理者や省エネ担当者の工数を大幅に軽減できます。

本製品に対応する Windows OS は下記の通りです。
お使いのパソコンにてご確認ください。
（2012 年 4 月 1 日現在）
WRS-EMS-A1 WRS-EMS-B1
Windows XP Professional SP3（32bit）○×

Windows Server 2003 SP2（32bit）○

×

Windows Server 2008 SP1（32bit）○

×

Windows 7 Professional（64bit）

×○Windows Server 2008 R2（64bit）×○対応ブラウザディスプレイCPUメモリ

ハードディスク容量ネットワーク

Windows Internet Explorer 6/7（WRS-EMS-A1）
Windows Internet Explorer （WRS-EMS-B1）
8
XGA（1024×768）以上のビデオアダプタ及びモニタ
インテル® Core™ 2 Duoプロセッサー（2GHz）以上
4GB以上
160GB以上（RAID1推奨）
10Mbps / 100Mbps LAN

帳票作成

仮想ポイント

単位換算

原単位管理

ユーザごとにカスタマイズ運用が可能！

基本機能●

Web 対応仕様で複数のパソコンからアクセス可能●

日報・月報・年報の帳票、各種グラフ表示●

メール送信機能（アラーム発生時）●

計測データの CSV 出力●欠損を防止するデータ復旧機能

仕動作環境

デマンド
監視制御

１２３４
グループ設定『EcoRiAL（エコリアル）』は、ユーザに合わせた管理分析ができるよう、グルーピング設定や仮想ポイントの設定、エネルギー管理の単位換算まで、自由に設定・変更することができます。
エネルギーの管理方法は業種や業態によって大きく異なるため、ユーザごとに設定できる機能により、使いやすいシステムにカスタマイズした運用ができます。

※対応OSにより形式が変わります。

リアルタイム監視

エネルギー監視に必要かつ便利な４大機能を搭載！

■ ユーザの使い勝手を追求した便利機能を搭載WRS–EMS–A1
WRS–EMS–B1

管理・分析

１２３４
分析比較
グラフ式

ビル・工場
店舗対応

エネルギーデータを「見る」「分析する」「記録する」■ エネルギー監視に必須かつ便利な型

トータルエネルギー対応

Web 対応様

データ管理点数

最大1,000点

サンプリング周期

１分（リアルタイムモニタ）、5分（グラフ・帳票管理）

監

Webブラウザ画面（Internet Explorer）

視画面

セキュリティ

ログインID（半角最大40文字）とパスワード（全角/半角最大25文字）で管理

ログインユーザ数

最大100ユーザ

ユ ー ザ 権 限

3段階権限（administrator / user / guest）

グ ラ フ 表 示

6種類
（円 / 棒 / 折線 / 積層棒 / 散布図 / ヒストグラム）

デ ー タ 比 較

期間比較、グループ比較

帳

日報・月報・年報票作成

原 単 位 管 理

最大150点

仮想ポイント

最大50ポイント（加減算＆任意係数）

計測グループ登録

1グループ16点まで設定、最大100グループまで（リアルタイムトレンドの設定は最大8グループ）

リアルタイムモニタ設定

1グループ32点まで設定、最大4グループまで単4単位まで対応

位換

算

デ ー タ 復 旧ジョイントモジュールメインユニット（WJMシリーズ）内の蓄積データを自動バックアップ

デマンドコントローラ

WRS-EMS
システム構成サーバ PC

クライアント PC

Ｍｏｄｂｕｓ対応機器

サーバ PC（EcoRiAL をインストールした PC）がデータの収集を行います。
クライアント PC は、Internet
Explorer でサーバ PC にアクセスし、EcoRiAL 画面の閲覧や設定等を行うことができます。

クライアント PC

LAN
エネルギー監視モジュール

リアルリンク

WJM
ジョイントモジュール

HzR

A

cos

WKM
電力マルチメータ

WRBT
I/O モジュール

WTM-PE/PW
エネルギー監視モジュール

ジョイントモジュール

画WRMC
小形電力監視マルチモジュール

面

電力計測機器全体の状況が簡単に把握できるのが TOP 画面です。ログインユーザごとに表示項目を設定することができ、ユーザが見たい情報が一目でわかります。

◦ ヒストリカルトレンド◦ リアルタイムモニタ

指定した期間の計測データ推移をヒストリカルに確認できます。データ表示
間隔は 1 分、5 分、10 分、30 分、60 分から選択できます。積上げグラフや折線グラフによる表示や、帳票出力、CSV 出力が可能です。

１分間隔でデータをモニタリングしたデータを一覧表示できます。電流や電力、警報状態などを一括して画面表示し、アラーム表示もさせることができます。アラームは「L、LL、H、H H」または「ON→OFF、OFF→ON」の選択が可能です。リアルタイムモニタは128点まで設定可能です。
（１グループ32点まで設定、最大4グループまで）

エコパネ◦ TOP 画面

ユーザごとに ID と Pass でログイン制限します。最大 100 ユーザまで管理でき、監視・設定における権限の設定が可能です。

電力パルス計測器◦ ログイン画面

モジュール

IO

アクセサリ
ソフトウェア225

デマンドコントローラ

WRS-EMS

Ｍｏｄｂｕｓ対応機器
エネルギー監視モジュール◦ 帳票一覧

直近のトレンドをリアルタイムで確認することができます。過去 3 時間、6 時間、12 時間、24 時間のスパンでのトレンドグラフを表示します。
リアルタイムトレンドは、128 点まで設定可能です。（1 グループ 16 点まで設定、最大 8 グループまで）

日報、月報、年報データを帳票表 示することができます。日報は 30 分、60 分が選択可能です。各帳票の集計表 示（合計 / 最大 / 最小 / 平均 /負荷率）もできます。稼働時間を設定し、稼働時間内のデータで集計表示させることも可能です。単位換算にも対応し、電力以外のガス・水なども含め、原油や CO2 の単位で統合管理が可能です。

◦ グラフ（折線グラフ）◦ グラフ（積上げグラフ）

指定グループの計測データを折線グラフで表します。計測ポイントごとにグラフ表示され、グループ内の比較や傾向分析に適しています。
日報：30 分 or 60 分ごとのデータ
月報：1 日ごとのデータ
年報：1 ヵ月ごとのデータ

指定グループの計測データを棒グラフ（積上げ）で表します。
各計測ポイントのデータの積上げグラフのため、グループ全体の値と各ポイントの割合把握に適しています。
日報：30 分 or 60 分ごとのデータ
月報：1 日ごとのデータ
年報：1 ヵ月ごとのデータ◦ グラフ（円グラフ）◦ 比較グラフ

指定グループの計測データを円グラフで表します。グループ全体に対する各計測ポイントの割合把握に適しています。
日報：1 日単位
月報：1 月単位
年報：1 年単位

複数のグラフを重ねて表示します。前日との比較、昨年同日との比較で、エネルギー使用の傾向確認や省エネ効果の把握に役立ちます。
指定年月日比較：1 グループに対し、2 つの年月日を指定し比較します
グループ比較：1 つの年月日に対し、2 つのグループを指定し比較します
過去比較：1 つのグループに対し、年月日と比較期間を指定し比較します

ジョイントモジュール◦ リアルタイムトレンド

電力計測機器モジュール

I
O

電力パルス計測器

（）

（）

エコパネ
アクセサリ
ソフトウェア

226

（）

（）

デマンドコントローラ

WRS-EMS

Ｍｏｄｂｕｓ対応機器

リアルタイムモニタで発生したアラーム履歴を表示します。
いつ、どこでアラームが発生し、どのタイミングで解除になったかを調べることができます。
指定した期間内のアラーム状況が確認可能です。

◦ DO 手動制御◦ CSV 出力

ネットワーク上に設置した DO ユニットをパソコン上から制御することができます。
デマンド監視の状況から負荷をカットしたり、警報ブザーを鳴らすなどの対応が可能です。

計測したデータを独自に分析・保存するために CSV 形式で出力することもできます。

ジョイントモジュール◦ アラームサマリ

デマンド監視制御の状態をリアルタイムグラフで確認できます。
現在のデマンド状態、時限終了時の予測値や制御状態を全て表示することができます。
デマンドの時限は 15 分、30 分、60 分より選択可能です。
異常発生時には指定アドレスへのメール通知により、管理者へすぐに通知できます。

エネルギー監視モジュール◦ デマンド監視

電力計測機器モジュール

IO

CSV フォーマット （例）2012/4/1 23:00,12.35①②

電力パルス計測器①計測データの年月日時分②計測データその他の機能生産量 / 目標値取り込み

位位換算

デ ー タ 復 旧ソフトウェア

仮想ポイント作成

計測データのグループ設定を自由に行えます。3階層までのグループを 100 まで作成でき、1 グループには 16 点まで設定可能です。
（工場の例）
階層ごとに、①受電設備のグループ②建屋ごとのグループ③製造ラインごとのグループ（ビルの例）
階層ごとに、①受電設備のグループ②フロアごとのグループ③部署ごとのグループ（店舗の例）
階層ごとに、①拠点（店）ごとのグループ②電灯・動力ごとのグループそれぞれに合わせた管理が可能になります。

アクセサリ

単単

グループ設定エコパネ

原原単位を算出するための生産量やトップページに表示させる目標値を、CSV ファイルで取り込むことができます。
別システムで管理している生産量を CSV ファイルで一括アップロードが可能です。
計測データと生産量（CSV 取り込みデータ）から原単位を算出することができます。
省エネ法で削減目標とされる、「年 1% の原単位削減」の管理も EcoRiAL で行えます。
電力量やガス、水などのエネルギーデータを任意の単位に換算し、複数のエネルギーデータを一括管理できます。
省エネ法での管理単位である原油（ジュール）でエネルギーデータを管理することも可能です。
サーバーのメンテナンスや、LAN の通信不良などでデータ収集ができなかった場合、復旧後に計測器（WJM）に蓄積したデータを自動収集します。
計測ポイントごとの加減算や指定係数の乗除算を行い、仮想ポイントを作成可能です。

227