特別企画

省エネ・保守管理に効果的な遠隔監視システム

RemoteObservation
System特別企画

省エネ・保守管理に効果的な

4G LTE 対応

遠隔監視システム

Remote Observation System

絶縁監視装置LS-5S シリーズ

マルチ計測器（株）

www.multimic.com
企画部

絶縁監視装置とは、変圧器のＢ種接地線に取り付けた ZCT で低圧電路の漏電を常時監視し、漏電が設定値を超えた際に警報を通報する装置である。絶縁監視装置を設置することで高TEL 03-3251-7013•遠隔での設定が可能
パソコン・スマートフォンで設定変更ができるため設置場所に行く必要がない。
•現在値の確認が可能

い安全性を確保できるほか、主任技術者による各項目の現在値を「いつ」「どこにいても」確月次点検を毎月１回から隔月１回にできること認できる機能を追加。

も大きなメリットである。LS-5S シリーズは•「MULTI Measure & Trace」
で簡単設定

NTT ドコモ 4G LTE モジュールを搭載した絶設 定 用 ソ フ ト ウ ェ ア が 不 要、 設 定 サ イ ト

縁監視装置で、警報をメールで通報することが「MULTIできる。「漏電」「停電」「温度」「接点」「電池定できる。

交換」「定期通報」「テスト通報」など豊富な通通報時の測定値をサーバに保存し通報履歴を報機能を備えており、漏電４回路、温度／接点確認できるほか、トレンドグラフの表示や４回路の計８回路の常時監視が可能である。

CSV 出力も可能。

■ LS-5S シリーズ共通の特徴

Measure & Trace」
で簡単に設■ LS-5SIRV の特徴•サーバ使用料を大幅に削減

マルチ計測器独自の Ior 測定方法で、監視装マルチ計測器がサーバを用意することでサー置の電源から測定回路の電圧位相を取得するこ

バ使用料の大幅削減を実現。とができる。従来の Ior 方式の絶縁監視装置で•通報メールが無料

は電圧位相を取り込むためのケーブルやユニッサーバ使用料にメール料金も含まれており、トが別途必要であったが、LS-5SIRV は手間

どんなに使用しても追加料金は発生しない。

をかけずに設置することができる。

Io タイプ：LS-5S

Ior タイプ：LS-5SIRV

LS-5SIRV：監視装置の電源から電圧位相を取得

5使用イメージ

22023年11月号

資料請求 No.080

特別企画

省エネ・保守管理に効果的な遠隔監視システム

Remote Observation System

遠隔計測監視装置『監視王シリーズ』（株）ムサシインテック

www.musashi-in.co.jp/
営業本部

■「計測」
「監視」
「通報」
を、この１台に集約

広報・技術サービス部

TEL 04-2934-6034

で、火災や感電事故に直結する電流のみを警報

不選任の自家用電気設備では、原則として毎電流を捉えることが可能となり、従来の Io 監月１回の月次点検を行うが、適切な設備条件を視では不可能であった大きな規模の需要設備へ整えることによって、点検周期の延長＝隔月化の対応も行えるようになる。

が普及してから約 20 年が経過する。

３．養鶏・養豚現場の故障状況・停電監視・温適切な設備条件の一環として、受電設備の漏度監視に「アグリメール」

電（絶縁）の状態監視を行い、直ちに管理者へ通鶏舎・豚舎等で既存の空調システムや各種セ報するシステムが必要となることが「主任技術ンサと組み合わせることで、多目的に使える通者運用制度の解釈及び運用」の「変圧器ごとのＢ報装置として運用されている。専用の「温度」セ

種電流を 50mA 以下」という管理条件に謳われンサを組み合わせることで、温度の上昇・下降ており、「監視王シリーズ」は、この電流や温度への監視を追加させることが出来るので、更なの計測、外部機器からの接点入力による「監視」る用途も期待できる。

を行い、管理者へ通報するといった一連の動作

４．太陽光発電設備の監視に最適なをコンパクトな筐体に納めたシステムである。

「ソーラー監視王」

１．汎用性が高く様々な現場に対応する

太陽光発電の現場では、特にシステムの停止「監視王 Io」に伴う発電停止に対する監視システムの需要が以下に紹介する監視王シリーズのスタンダ求められる。

ートタイプとして、多目的の接点入力を 8ch、特に低圧と区分される 50kW 未満の発電現専用センサによって漏洩電流・温度変化を各場では、備え付けられる PCS には故障検出機4ch の監視が可能、他に本体電源に連動した能を持たない仕様のものも多く故障が発生して停電通報や故障検知の為の定期通報等の通報をも発見までの遅れが生じ、発電の逸失利益が大スマートフォン・携帯電話等・パソコンへＥメきくなってしまう傾向がある。

ールで通報することが可能である。
２．大きな電気設備での漏洩電流監視に特化しソーラー監視王では「高圧用」と「低圧用」の製品をラインナッた「監視王 Ior」

プし、それぞれ大きな工場やビルでは、健全な状態であっての現場規模に対も対地静電容量によって発生する充電電流 Ioc

応した通報シスによって必要以上に大きな電流を検知するこテムを簡単に構とになってしまうが「主任技術者運用制度の解築できる。

釈及び運用」より「変圧器ごとのＢ種電流を 50mA 以下」と点検周期の延長に対する管理条件が定められている。
監視王 Ior では、経年劣化や損傷によって生じる漏洩電流 Ior による検知を行うこと
4

監視王 Ior

定期通報サンプル画面
2023年11月号

資料請求 No.081

特別企画

省エネ・保守管理に効果的な遠隔監視システム

Remote Observation System

KISEKAE チップ TJ-100 シリーズ
サトーパーツ（株）

www.satoparts.co.jp/
営業本部

新商品は「KISEKAEチップ

TJ-100シリ

TEL 03-3526-2750

ハンドルにセットした組込み完成品もご用ーズ」の中のTJ-100-KY/KT/KKである。

意。

このシリーズは先端を取り替えることによっ

遠隔監視装置の定期検査時の導通チェックなてさまざまな測定器や測定対象物に対応できるどに取り入れてもらいたい。

ようにする便利なチップである。
従来品は測定側に対応するものであったが、今回発売した製品は測定対象物、たとえば端子台やナイロンコネクターに対応したものである。
種類は３種類、TJ-100-KYはフォーク端子（Ｙ型）
で圧着端子付き電線を接続したままでも測定可能。固定することができるので長時間の導通チェックに最適。
TJ-100-KTはプローブ針で長く細い形状であるため、チェック孔のないナイロンコネクターの導通チェックや基板などの細かい部分の測定が可能。
TJ-100-KKは ク リ ッ プ 形 状。M3やM4のねじ頭をしっかりつかんで測定可能。
機器側のアタッチメントを製品化するにあたり、設計・開発の段階でお客様のご意見も取り入れ完成した。

TJ-200、300 イメージ

NE-KY

100

JW TW

NET

K-K00

1J-W

NE

6

T

T-K00

1J-

TJ-100 シリーズ
2023年11月号

資料請求 No.082

特別企画

省エネ・保守管理に効果的なデマンド監視装置

遠隔監視システム

Remote Observation System

MDR-210P/MDT-210

ミドリ安全
（株）

www.midori-em.com
電気計測事業部■装置概要TEL 045-577-4423■特長

デマンド監視装置 MDR-210P/MDT-210•２段階警報による計画的な管理が可能

は電気料金のうちの基本料金を決めるデマンド•警報器から通報器までは通信線の配線不要値を監視する装置である。デマンド値は 30 分

•パソコンにより測定データの管理が可能

毎に使用した電力量の平均により決まり、１か•簡単取付月の内の最大値がその月のデマンド値として採用される。このデマンド値が契約電力量以上と■一般仕様なると、当月からの基本料金に反映される。本設 定 電 力…１～ 999kw

装置は検出器と通報器から構成されており、検パルス定数…50,000 パルス /kwh

出器は電力会社からのサービスパルスを検出ＣＴし、デマンド値を監視する。警報は２段階警報となっており、注意警報は設定電力の 70% ～比…５：５～ 500：５（１次側 5A ステップ）

ＶＴ比…6600：110

100% から任意に選択ができ、警戒警報は設定電力の 100% で警報を発報し、接点、LEDで警報を知らせる。通報器は対地帰路搬送方式により、検出器と通信を行い遠隔地に警報を知らせることが可能で、警報時にはブザー、LED で知らせる。また、予測デマンド値、経過時間も表示される。対地帰路搬送方式とは電灯回路の変圧器のＢ種接地線に重畳用の変成器を設置し信号を乗せることにより、信号を乗せた電灯回路の２次側のコンセントに通報器を接続するだけで警報器と通信がMDT-210

MDR-210Pできる方式である。また、検出器の USB ポートを使用しパソコンに接続することにより最大 120日分のデータを取得することが可能で、専用のソフトにより日報、月報、年報などの表やグラフで管理することが可能である。サービ
スパルス検出用のＣＴや搬送波重畳変成器も分割型なので停電等の必要はなく、取付が容易である。

各月の契約電力は、過去1年間の最大需要電力（デマンド値）のうちで最大値を適用。一ヶ月のうちで一度大きなデマンド値をだすと、以降1年間の電気料金に大きな影響がでる。
電気料金削減のためには、このデマンド値を下げることが必要である。
デマンド値

82023年11月号

資料請求 No.083

特別企画

省エネ・保守管理に効果的な遠隔監視システム

Remote Observation System

LAN 接続型 IO ユニット / LTE-CAT4 無線モジュール /インターフェースコンバータ

（株）
ラインアイ

www.lineeye.co.jp/

営業部

TEL 075-693-0161■ LAN 接続型 IO ユニット LANIO シリーズの AT コマンドにLANIO シリーズは、少点数のデジタル／アより簡単に制御ナログ信号監視や機器制御に最適な小型、低価が 可 能。GPS や格の LAN 接続型 IO ユニット。デジタル対応

QZSS な ど に 対の有線／無線モデルとアナログ対応の有線モデ

応 し た GNSS 測ルがあり、PC から接点の制御監視ができる他、位機能により位置PC レスでの接点延長動作にも対応。一部機種

特定や追跡に対応し、現場機器や車両の遠隔監は１対ｎでの接点延長動作や、メールアラート

視、自動検針、見守りサービス、自動販売機在機能、最高 10KHz まで対応のパルスカウント

庫やコインパーキングの管理、家畜追跡、農業機能を搭載。特長は、監視など多くの用途に利用できる。特徴は、●リレー出力、オープンコレクタ出力、ドライ●国内キャリアの相互接続性試験に合格済みの接点入力、AC/DC 入力、アナログ電圧／電流入出力など最大８点までの接点数で幅広くラインアップ●付属ソフトで入力状態の確認や出力信号のON/OFF を実行可
●アナログモデルは ±0.05％＋ 2mV（±10Vレンジ）
確度の測定／出力が可能●入出力関数ライブラリを用意、独自制御システムを開発可能●一部機種はワンショット出力や通信途絶時の自動リセットが可能

RC7630 搭載● NTT ドコモや KDDI などの LTE プランを利用するシステムを迅速に評価可能● UART 信号レベルは 3.3V 系と供給電源系を選択可能● PC から AT コマンドによる制御を簡単に確認できる評価用ソフト EB_TEST3 を用意■インターフェースコンバータ

SI シリーズ

SI シリーズは、仕様の異なる通信ポートをもつ機器間でのデータ通信を可能にするインターフェース変換器で、RS-232C、RS-422/485、Modbus、カレントループ、有線／無線LAN、USB、セントロ準拠パラレルなどの組み合わせで 40 モデルがラインナップされている。RS-485 仕様の電力量計のネットワーク化や RS-232C 仕様の病院内機器のデータ統合、工作機械のデータ収集や FA 機器の IoT 化など広く利用されている。特長は、●発売から 20 年の実績と長期安定供給● LAN 変換部 Lantronix 社デバイス、USB
変換部は FTDI 社デバイスを採用● DC/AC 入力、PoE など豊富な電源仕様■ LTE-CAT4 無線モジュール
EB-RC7630
E B - R C7630 は、シエラワイヤレス社のLTE Cat.4 モジュール RC7630 を搭載した小型組込みボード。UART または USB から
10

2023年11月号

資料請求 No.084

特別企画

省エネ・保守管理に効果的な遠隔監視システム

Remote Observation System

工場の「自動制御」と「見える化」に対応できるフェイシャス®
（株）
きんでん
技術本部

www.kinden.co.jp/プラント工事部

TEL（東京）03-5210-7540 （大阪）06-6375-6260■製品概要

した高機能モデル。

フェイシャス®（FACIAS®）は、工場やプラン②フェイシャス®Energy（FACIAS®Energy）

トの各種設備向けの監視制御システムであり、エネルギーの「見える化」「見せる化」システ

生産設備の集中監視や自動制御をはじめとし、ム。全国に点在する事業所や工場の様々な消費エネルギー監視、セキュリティ監視まで設備のエネルギーを一元管理。事業所や工場別、設備「見える化」を実現できる。

別にグラフ表示が可能で、省エネ意識を高める■主な特長

エネルギー「見える化」モデル。

①汎用機器（パソコンとPLC）の構成で、ユー③フェイシャス®Light（FACIAS®Light）

ザーのニーズに応じてオーダーメイドで構築

タッチパネルとPLCで構成したパソコンレ②内部仕様を公開しており、ユーザー側でのメンテスのシステム。電力監視や生産設備の監視に必ナンスなどにも対応できるオープンなシステム

要な基本機能③新設はもちろん既存装置のリニューアルにも対応をパッケージ■ラインアップ化し、導入費（FACIAS®PX）①フェイシャス®PX

用を低減。産プラント・生産設備向け監視制御システム。

業用機器で構SCADA・PLC・ネットワークの二重化に対応成した長期運する高い信頼性、計装制御に必要な機能が充実用モデル。

12

2023年11月号

資料請求 No.085