平成２３年２月完成

谷 川 区

虹の谷ｔａｎｉｇａｗａピコ水力発電所が目指すもの
協働のまちづくり
住民自らが考え行動し事業を進めます。
環境資源の地産地消をめざし、発電施設の設置や維持管理だけでなく発生した電力の使い道や他者への説明など住民自らが主体となり、考え行動します。

地域を元気に環境保全への啓発をとおして住民のスキルアップを目指します。
研修会や勉強会を通して知識の向上をめざし、さらにピコ水力を実際に扱うことで他者から関心を集め説明することで、自らのスキルアップのきっかけとする。

みなかみ・水「環境力」宣言の実施
町内にピコ水力を広めるため、町内の他の地域への普及を推進します。
設置コストの削減や簡単に利用できる水利の案内、発電のしくみ等、誰が見てもわかるピコ水力活用マニュアルを作成します。

発電所に係わる人たち
NPO月夜野町内民間事業者（工事委託）

澤入ピコ水力hoshiyama
星山 保雄 氏山田 恭暉 氏野村 正規 氏㈲三友電設･･･（電気制御盤）
木村工業㈱･･･（発電小屋移設）
石坂工業･････（外配管）
手塚電気･････（小屋内配線）

虹の谷tanigawaピコ水力発電

実行委員長
副委員長

実行委員
行政
群馬県 科学技術振興室
みなかみ町 環境課

平原 良男
間部 洋三郎
須藤 邦男
石坂 富士雄谷川区民が中心虹の谷ｔａｎｉｇａｗａピコ水力発電所の概要○既設減圧槽のオーバー水を利用
既設減圧槽

町有駐車場

配水池から直圧の場合（最大能力）○ 減圧槽のオーバー水を利用○ 取水地点E.L 620.0m
冨士用水配水池○ 放水地点
E.L 581.0m
駐車場（町有地）○ 総落差39.0m○ 概算流量 静水圧0.36Mpa
動水圧0.32Mpa 4L/sec以上○ 予想発電量 400～600W○ 電力供給先 遊歩道イルミネーション
ライトアップ等

発電小屋

放水管
イルミネーション

既設減圧槽回り

越流高の低い槽を現在使用している旅館たにがわ方面に変更

発電小屋引込配管
発電小屋VP125
バイパス

VPΦ100→50

オーバー水（旧旅館たにがわ）

赤：新設
青：既設

旧小松寮方面旅館たにがわ方面（旧小松寮）

旅館たにがわ方面

VP100

9.0m

元バルブ（ゲート弁）
赤：新設
青：既設

設置前の状況
虹の谷の景観

県道谷川停車場線の保登野橋からの景観

イルミネーション予定の宮前橋※古くから谷川岳を祀る冨士浅間神社の参道となっています。

減圧槽の状況
積雪の影響とオーバー水の影響で周囲の柵が壊れている。
オーバー水があるため柵内の雪が融け、柵外の雪に押される。

オーバー水が減圧槽の周囲から溢れている状況。

発電小屋設置場所

神社所有地と町有地がからなる駐車場（谷川区が管理）周囲から溢れたオーバー水が低い所に集まり、減圧槽廻りの土を削りながら杉林に放流されている。

準備のための地域の活動
谷川区小水力検討会の設置

平成２１年度に町が行った環境省の「小水力による市民共同発電実現可能性調査」の検討会に参加した住民を中心に、谷川区小水力検討会を設置し、知識の向上や住民参加の可能性を話し合いました。
この検討会で「虹の谷ピコ水力tanigawaプロジェクト」が始まりました。
これまでの検討会の活動
群馬県の開催する研修会に参加
平成21年度
1回
平成22年度
2回

検討会議の開催
平成21年度
平成22年度

2回
2回

勉強会の開催既に発電をしているNPO月夜野の全面協力を得て、澤入ピコ水力hoshiyamaのノウハ
ウを吸収するため親睦会や勉強会を行いました。
第１回勉強会 H23.2.3(木)役場５F第１会議室 PM6:30～20:30
澤入ﾋﾟｺ水力hoshiyamaメンバー４名
虹の谷ﾋﾟｺ水力tanigawaメンバー３名
環境課２名
合計９名
澤入ピコ水力の電気制御盤を作成した野村氏のもと電気系統の説明を受けました。

第２回勉強会 H23.2.10(木)役場５F第１会議室 PM6:30～20:30
澤入ﾋﾟｺ水力hoshiyamaメンバー５名
虹の谷ﾋﾟｺ水力tanigawaメンバー３名
環境課２名
合計１０名
前回の説明に対する疑問点の問答やさらに踏み込んだ電気の話など充実した内容となりました。
研修会（発電現場）参加

群馬県が開催した小水力発電の現地説明会に参加。
渋川市のあじさい公園。
同じピコ水力で30W程度の発電です。

町内の業者へ発注
発電小屋移設作業

木村工業㈱利用者がいなくて物置になっている谷川区のゲートボール場の休憩小屋を再利用。

導水管引込工事

小屋内電気設備

小屋の柱を補強してそのまま吊り上げて移設。

あらかじめ打っておいたコンクリート基礎の上に設置。

石坂工業
取出部

配管

未利用の既設 埋 設 管（VP100）を利用。

VP100～75～
50 ま で 落 とし、小 屋 内 で 最終的にφ40にします。

手塚電気

発電小屋の電灯設置

発電施設設置平成２３年１月１５日（土）～㈲三友電設

天井と壁にコンセント設置。

平成２３年２月１１日（金）電気制御盤の設置
電気系統は澤入ピコ水力hoshiyamaの実績を
踏 ま え、澤 入 ピ コ 水 力の皆さんの 指導の下、同じものを町内の三友電設が作成。

イルミネーションの材料購入。
みんなで宮前橋を飾ります。

設置作業
水量調査の準備作業

減圧槽廻りの掘削。
発電に利用する水利の流量や圧力を測定し、発電量を予測します。その測定器を設置するための掘削です。

流量及び圧力調査
配水管経路全体の状況を把握するため、減圧槽廻りに減圧槽を経由しない直結管を設置。
発電小屋付近に量水器と圧力計を設置して測定する。町が設置。
測定結果
平成２３年１月
平成２３年２月

2～3L/sec 0.15mpa （静水圧0.19mpa）配水池流入小 ゴミあり
4L/sec 0.15mpa （静水圧0.19mpa）配水池流入小 ゴミあり

水量は2～4L/sec となり約200W～500W程度の発電が可能と予測する。
（9.8×Q流量×He落差×0.7効率）

発電小屋の改修①

平日や休日など、それぞれが都合のつく日に参加しています。
内装作業や小屋内の配水管設置作業、飾り付け等、自分達で出来ることは自分達で作っていきます。

設置作業
発電小屋補修作業及び配管作業

地元消防団も作業に参加しました。
流量調査機器の撤去から配管布設作業まで、主に配管関係を行いました。

もらってきた台をきれいにして発電機の設置台にします。
内装が概ね終わったら最後に発電機を設置します。
実行委員長の平原さんが作成した発電所の看板。
ピコマークは澤入ピコ水力の星山さんに頂きました。
このピコマークは澤入ピコ水力hoshiyamaのマークであったものを了承を得て町内のピコ水力に使用させていただいています。

その他の調整配水池のゴミ止め。
ゴミは腐葉がほとんどだが、岩魚なども迷い込むので、網を設置。

地元消防団による除雪作業
今後は減圧槽や発電小屋の冬場の除雪作業が必要になります。

完成
完成
完成！
外観もペンキを塗りました。

転換負荷装置（放熱式）
発電機
カナダ製ストリームエンジン
ターゴ型水車２ノズルタイプ
発電機上部が回転するため安全のためアクリル板で保護版を設置
電気制御盤

発電台
スクリューや水流が見えるようにアクリル板で作りました。

インバーター

右から･空気抜きの蛇口･圧力計･流量調整弁
バッテリー（自動車用を使用）

事業費内訳
事業費
発電機購入費・・・・・・・・・401,625円
電気制御盤設置購入費・・・・・945,000円
発電小屋設置費・・・・・・・・598,500円
配管費・・・・・・・・・・・・231,000円
総事業費2,306,125円

発電規模（予想）
発電量

600W
400W
100W

稼働率
年間予想発電量

180日
150日
35日

2,592kWh
1,440kWh84kWh
0.9
3,704kWh虹の谷ﾋﾟｺ水力ｔａｎｉｇａｗａプロジェクトは群馬県の「新エネルギー導入モデル支援事業」の補助金を受けて、みなかみ町と谷川区が行った市民協働事業です。
設置場所
施設名称
最大出力
常時出力
完成

群馬県利根郡みなかみ町谷川 地区
虹の谷ｔａｎｉｇａｗａピコ水力発電所1000W
400W
平成２３年２月