平成２９年６月２日
日本原子力発電株式会社

資料番号：Ｃ－４－２ 改0

防潮堤の耐力評価に用いる最新の漂流物調査
結果の反映

第５条側の審査を踏まえたまとめ資料への反映が必要なため。

6月中旬

添付資料3.2.2.3-1 防潮堤に対する漂流物の衝突影響評価に用いる漂流物の選 なし
定について防潮堤の構造変更を踏まえた耐力評価結果の反映

同上

7月28日

添付資料3.2.2.3-2 防潮堤及び津波流入なし
経路止水対策の耐力について

原子炉格納容器フランジ部開口評価（FCI対策結果を反映した有効性評価）

MCCI／FCI対策の結果反映

6月下旬

限界温度・圧力２．トップヘッドフランジ別添資料

なし

MCCI／FCI対策の結果反映及びベントガ
ス凝縮に伴うスクラバ容器内での水素爆発に関するヒアリング指摘事項の対応反映のため

6月23日

有効性評価3.1.2審査資料本文，添付及び補足説明資料

39条の長期解析
50条の代替循環冷却資料
52条の水素酸素発生量の評価
58条の格納容器内酸素濃度の推定方法

MAAP等各種解析

同上

6月23日

有効性評価3.1.3審査資料本文，添付及び補足説明資料

50条のFCVS資料

現場作業時の作業員の被ばく評価

被ばく評価について、先行プラント審査指摘（ＤＦへの建屋換気率変更）の対応反映のため6月中旬

補足57 放射線環境下における作業の成立性なし

高圧溶融物放出/格納容器雰囲気直接加熱

MAAP等各種解析

MCCI／FCI対策の結果反映及びベントガ
ス凝縮に伴うスクラバ容器内での水素爆発に関するヒアリング指摘事項の対応反映のため

7月14日

有効性評価3.2審査資料本文，添付及びなし
補足説明資料

原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用

MAAP等各種解析

同上

7月14日

有効性評価3.3審査資料本文，添付及び限界温度，限界圧力の評価
補足説明資料

水素燃焼

MAAP等各種解析

同上

6月23日

有効性評価3.4審査資料本文，添付及びなし
補足説明資料

MAAP等各種解析

同上

7月14日

有効性評価3.5審査資料本文，添付及びなし
補足説明資料MCCI／FCI対策（現在ヒアリング実施中、6月8日審査会合予定）

6月8日

有効性評価3.5審査資料添付

51条に記載のMCCI／FCI対策，1.8に記載のペデスタル水位管理マネジメント，58条に記載の計装設備，43条添付のSA設備に追加あり。

有効性評価の長期挙動解析

MCCI／FCI対策の結果反映及びベントガ
ス凝縮に伴うスクラバ容器内での水素爆発に関するヒアリング指摘事項の対応反映のため

6月30日

39条本体「荷重の組み合わせ」なし「地震の従属事象」と「地震の独立事象」に係る確率論的考察

重大事故等対処設備を考慮した地震PRAを用いたＤＢ条件を超える事故シーケンスの炉心損傷頻度の評価中のため

6月16日（補足３）「地震の従属故障」と「地震の独なし
立事象」について
３．確率論的な考察

重大事故等対処施設一覧表の記載

新設設備設計の反映が必要なため

6月中旬

資料41-2 添付１
資料41-6 添付１43条 共-7

新設設置エリアの感知・消火設備の概要説明

同上

6月中旬

資料41-4 3.火災感知設備の概要他②資料41-5 3．消火設備の概要他

43条 共-7

津波

限界温度，限界圧力

雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過MAAP等各種解析温破損）（代替循環冷却系を使用する場合）

有効性評
価

雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）（代替循環冷却系を使用しない場合）

格
防納
止容
対器策破
損

資料の該当箇所

溶融炉心・コンクリート相互作用

重故大等事
対故処等に対係処る施
技設
術及的び
能重力大事

設
備・技術的能力３９条

４１条

未完了事項による他の審査資料の説明内
容への影響

未完了となっている理由（課題等）

）

重大事
故等
対処
施設
及び
重大事
故等
対処に係る技術的能力

完了見込み時期

未完了事項の概要（確率Ｐク
論
Ｒ評的Ａ価リス「平成２９年６月２日現在」

東海第二発電所 審査資料 未完了事項リスト

地震火災

1/6

「※本リストは、現在までに審査会合及びヒアリングで説明に用いた資料において、評価等が未完了となっているものを明記したもの。」

平成２９年６月２日
日本原子力発電株式会社

未完了事項の概要

未完了となっている理由（課題等）

MCCI／FCI対策の反映（コリウムシールド，ペデスタル床・機器ドレンライ MCCI／FCI対策の結果反映
ン及びRCW制限弁，排水ライン等）

43条他

添付1.0.2
重大事
故等
対処
施設及び
重大事
故等
対処に係る
技術
的能力

重大事故等対処設備他

設
備・技術
的能力

原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備（格納容器圧力逃がし装置）について

未完了事項による他の審査資料の説明内
容への影響

6月中旬

共-1 重大事故等対処設備の設備分類及び選定について共-6 重大事故等対処設備の外部事象に対する防護方針についてなし

審査中に変更となったフィルタベント装置の位置変更，ＥＳＷの新規設置等の設計を受けて評価開始のため6月下旬

第43条 共-8なし

41条の各資料の共-7への反映

41条の記載を反映するため

6月下旬

共-7 重大事故等対処設備の内部火災に対する防護方針についてなし

ブローアウトパネルのＳＡ設備化に伴う運用評価

新Ｓｓのもとでの要求機能確保に係る検討
中

6月30日

第43条 設備リスト

なし

高台造成部の敷地安定性評価結果

保管場所変更に伴う地質調査結果反映のため

7月下旬

1.0.2 保管場所アクセスルート周辺斜面
なし
等の評価

引留鉄構の倒壊影響範囲外ルートの検討

東電との調整

6月15日

1.0.2 アクセスルート図

ルート変更となった場合の影響範囲は次のとおり①大規模損壊2.0アクセスルート評価②33条設備配置図

格納容器長期挙動解析及び被ばく評価

長期安定冷却のための仮設設備設計検討

7月下旬

1.0.15
格納容器長期挙動解析及び被ばく評価

なし

6月中旬

＜本文＞・4.1.3 格納容器フィルタベント系操作手
順について
＜別紙＞
なし
・別紙17 フィルタベント実施に伴うベント弁操作時の作業員の被ばく評価
・別紙18 スクラビング水補給及び窒素供給作業の作業員の被ばく評価

フィルタベント実施に伴う作業員の被ばく評価

50条 別添2

資料の該当箇所

完了見込み時期

ＳＡ設備の溢水影響評価

可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートについて添付1.0.15 （技術的能力）「平成２９年６月２日現在」

東海第二発電所 審査資料 未完了事項リスト

資料番号：Ｃ－４－２ 改0

先行プラント審査指摘（ＤＦへの建屋換気率変更）の対応反映のため運用にて対応する場合，格納容器破損防止に係る有効性評価，別添2，技術的能力1.7，1.9
設備にて対応する場合，50条，52条，別添
2，技術的能力1.7，1.9

スクラビング水によるベントガス凝縮に伴うスクラ同上
バ容器内での水素爆発に関する対応

6月中旬

50条，別添2①放射線モニタの換算係数算出に伴う線量評価②放射線モニタによる放出量の推定方法に関す ヒアリング指摘事項の対応反映
る対応

6月中旬

＜別紙＞
・別紙7 ベント実施時の放射線監視測定 なしの考え方について

格納槽位置（配管ルート）変更に伴う圧損等の再 ＥＳＷ設置に伴うフィルタベント設置場所
評価
変更のため

6月下旬

添付３ 格納容器圧力逃がし装置についなして審査会合における指摘事項の回答

MAAP等各種解析

6月下旬

2章なし

6月下旬

2章なし

6月上旬

＜本文＞
3.8.1設置許可基準規則第51条への適合
方針なし
3.8.2重大事故等対処設備＜補足＞
51-10 コリウムシールド設備概要
51-11 その他設備

6月中旬＜本文＞1.8.2 重大事故時の手順

MCCI／FCI対策の結果反映

50条 別添3 代替循環冷却の成立性について

スクラビング水によるベントガス凝縮に伴うスクラ
ヒアリング指摘事項の対応反映のため
バ容器内での水素爆発に関するコメント対応

コリウムシールド，ペデスタル床・機器ドレンライ

51条

原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設ン及びRCW制限弁，排水ライン等の基本設計の MCCI／FCI対策の結果反映
備等反映

1.8（技術的能力）

ペデスタル水位管理マネジメント

ＭＣＣＩ／ＦＣＩ対策の審査中のため

2/6なし「※本リストは、現在までに審査会合及びヒアリングで説明に用いた資料において、評価等が未完了となっているものを明記したもの。」

平成２９年６月２日
日本原子力発電株式会社

未完了事項の概要

未完了となっている理由（課題等）

52条

水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するた
補足説明資料の内水素酸素発生量の評価
めの設備等

1.12

（技術的能力）放射性物質の拡散抑制に係る監視計器追加

57条

緊急用蓄電池の設置位置変更（常設代替高圧電源装置置場地下１階建屋廃棄物処理棟1階）

1.15

原子炉

未完了事項による他の審査資料の説明内
容への影響

6月下旬

先行プラント審査指摘事項の対応反映

6月下旬

重大事故等発生時の手順

6月下旬

＜本文＞
・第3.14.2.1.3-2表 多様性及び位置的分
散・第3.14.2.1.4-10表 操作が必要な機器
43条 共－５「可搬型重大事故等対処設備の設置場所及び操作場所の接続口の兼用状況について」・第3.14.2.1.6-1表 対象機器の接続場所（可搬型代替低圧電源車）
・第3.14.2.1.6-3表 多様性及び位置的分
散

6月中旬

＜本文＞
・3,14.2.6.2 主要設備の仕様
・3.14.2.6.3 独立性及び位置的分散の確保なし
・第3.14.2.6.3-2表 多様性及び位置的分
散・第3.14.2.6.5-7表 操作が必要な機器の設置場所及び操作場所

緊急用直流電源系の電圧降下緩和のため

1.17への反映①MCCI/FCI対策に伴う追加計器の反映②耐圧強化ベント系放射線モニタの計測範囲，取付箇所変更①MCCI／FCI対策の結果反映のため②干渉物を考慮し検出器の設置場所を変
更

①7月下旬
②7月下旬

＜本文＞
・43条への適合方針（②）
・第3.15-2表 計装設備の主要機器仕様（①②）
・第3.15-11表 重要監視パラメータ及び重なし
要代替監視パラメータ（①②）
・第3.15-3,4 主要設備概略系統図（①②）＜補足説明資料＞
・上記関連箇所に加え，容量設定根拠，主要パラメータの代替パラメータによる推定方法，可搬型計測器

格納容器内酸素濃度の推定方法

MCCI／FCI対策の結果反映及びベントガ
ス凝縮に伴うスクラバ容器内での水素爆発に関するヒアリング指摘事項の対応反映のため

6月下旬

なし

6月下旬

・第1.15-2表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ
・第1.15-3図 各計器の概要
・添付資料1.15.3（表1）重大事故等対処 なしに係る監視事項
・添付資料1.15.4 重大事故対策の成立性（可搬型計測器の必要個数整理）

計装設備等（技術的能力）資料の該当箇所

補足資料52-6重大事故時水素・酸素濃度なし
補足資料52-7計装設備の測定原理
補足資料52-8水素及び酸素発生時の対応について

電源設備等

設
備・技術的能力58条

完了見込み時期

MCCI／FCI対策の結果反映及びベントガス凝縮に伴うスクラバ容器内での水素爆発に関するヒアリング指摘事項の対応反映のため

R/B東側建物倒壊範囲見直しに伴い、接続口位置の変更が必要

電源車接続口
重大事
故等
対処
施設
及び
重大事
故等
対処に係る
技術
的能
力

「平成２９年６月２日現在」

東海第二発電所 審査資料 未完了事項リスト

資料番号：Ｃ－４－２ 改0

同上

同上

3/6

「※本リストは、現在までに審査会合及びヒアリングで説明に用いた資料において、評価等が未完了となっているものを明記したもの。」

平成２９年６月２日
日本原子力発電株式会社

59条

重大事
故等
対処
施設
及び
重大事
故等
対処に係る
技術
的能
力

設
備・
技術
的能
力

「平成２９年６月２日現在」

東海第二発電所 審査資料 未完了事項リスト

資料番号：Ｃ－４－２ 改0

完了見込み時期

未完了事項による他の審査資料の説明内
容への影響

未完了事項の概要

未完了となっている理由（課題等）

ブローアウトパネルのＳＡ設備化に伴う運用評価

新Ｓｓのもとでの要求機能確保に係る検討
中

6月30日

居住性に係る被ばく評価結果

先行プラント審査での指摘事項（ＤＦ、建屋換気率変更）を踏まえた対応反映のため

6月中旬

被ばく評価結果

なし

資料の該当箇所43条

原子炉制御室の居住性に係る被ばく評価について

1.16（技術的能力）

同上

同上

6月下旬

添付1.16.7 被ばく評価結果
図1.16-4、5 全体タイムチャート

なし

60条

監視測定設備等

敷地全体の平面図上の配置記載（旧防潮堤形状図面）の変更

防潮堤構造変更のため

7月初

図面全般

なし

敷地全体の平面図上の配置記載（旧防潮堤形状図面）の変更。

同上

7月上旬

図面全般

なし

バッテリー交換に伴う被ばくの評価結果

先行プラント審査での指摘事項（ＤＦ、建屋換気率変更）を踏まえた対応反映のため6月中旬

添付資料1.17.7 ４．

なし

緊急時対策所等（被ばく評価除く）

換気設備等の操作に係る判断に用いる線量率

同上

6月中旬

2.4 換気空調設備について（10）換気設備等の操作に係る判断等なし

緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価について

緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価結果

同上

6月中旬

被ばく評価結果なし

1.18（技術的能力）換気設備等の操作に係る判断に用いる線量率

同上

6月中旬

1.18.2.1（3）a 加圧設備への切り替え手順
なしのうち(a)判断基準

緊急時対策所の被ばく評価

同上

6月中旬

別冊Ⅰ ４．プルーム放出時における屋内待機と屋外退避の判断基準について
第4-6表 7日間の被ばく評価結果なし

2

大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突
その他のテロリズムへの対応

大規模損壊対応時アクセスルート評価

1.0.2において154kV引留め鉄構影響外ルートを検討中のため

6月中旬別冊Ⅰ2.2アクセスルート確保の考え方なし

1.17（技術的能力）

61条

4/6

「※本リストは、現在までに審査会合及びヒアリングで説明に用いた資料において、評価等が未完了となっているものを明記したもの。」

平成２９年６月２日
日本原子力発電株式会社「平成２９年６月２日現在」

東海第二発電所 審査資料 未完了事項リスト

資料番号：Ｃ－４－２ 改0

完了見込み時期

未完了事項による他の審査資料の説明内
容への影響

未完了事項の概要

未完了となっている理由（課題等）

地震を考慮した燃料棒評価

燃料棒の健全性評価として地震による疲労評価を実施中のため。

6月7日

＜別紙＞
別紙10燃料棒健全性評価への地震動へ なしの影響について

津波防護施設に対する水平２方向入力時の影
響検討

防潮堤構造変更に伴う資料修正が必要であるため。

7月中旬

＜別紙＞
別紙7水平2方向及び鉛直方向の適切な なし
組合せに関する検討について詳細設計での検討を踏まえて資料への反映が必要であるため。

6月13日＜別添＞別添6屋外重要土木構造物の耐震評価における断面選定の考え方＜別紙＞
別紙8屋外重要度土木構造物の耐震評
価における断面算定についてなし【課題①】第３条関連基礎地盤の安定性評価（第３条審査担当チームにて審査）--なし【課題②】第３条関連基礎地盤の地震時評価に係る有効応力解析による液状化判定（第３条審査担当チームにて審査）--なし【課題③】第３条関連
杭基礎の支持性能に係る摩擦杭の支持力の確認（第３条審査担当チームにて審査）--なし【課題④】第３条関連基礎地盤の粘土層の過圧密比の確認（第３条審査担当チームにて審査）--なし

資料の該当箇所

地震（第４条）屋外重要土木構造物の耐震評価における断面選定についての各断面図への基礎，地質情報
等

設
計
基
準対象
施
設

【課題⑤】
有効応力解析による地盤の相対変位の算
防潮堤の鋼管杭の挙動・一体性，他構造形式と出結果に基づき設計するため。の取り合い部を含むジョイント部の機能確保

7月中旬2. 設計基準対象施設津の津波防護方
針2.2 の浸水防止（外郭防１）3. 施設・設備の設計方針
上記の関連添付資料
なし
・防潮堤の構造及び仕様について
・防潮堤の支持性能について
・防潮堤ジョイント部の構造及び仕様について【課題⑥】
防潮堤が寄り付く地山の洗掘対策

寄り付き部の対策内容検討中のため。

6月下旬

添付資料
・防潮堤の寄付き部の設計について【課題⑦】
防潮堤の設計・評価に用いる津波荷重

ソリトン分裂波による波圧に係る評価を継続中のため

7月上旬

添付資料
・耐津波設計において考慮する荷重の組 なし
合せについて【課題⑧】
防波堤の基準地震動に対する耐性評価，港湾の防波堤（物揚げ岸壁含む）の基準地震動
評価結果に応じた遡上解析を実施中のたＳｓによる状態変化を想定した基準津波の遡上め。
波への影響

6月下旬

1. 基本事項
1.3 基準津波による敷地周辺の遡上・浸水域
1.4 入力津波の設定なし
上記の関連添付資料
・敷地内の遡上経路の沈下量算定評価について【課題⑨】
防波堤の基準地震動に対する耐性評価，港湾の防波堤の地震時評価と海水取水性への防波堤の漂流可能性評価中のため。
影響

6月下旬

2. 設計基準対象施設の津波防護方針
2.5 水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能への影響防止なし
上記の関連添付資料
・防潮堤の破損による影響評価について

津波（第５条）5/6なし「※本リストは、現在までに審査会合及びヒアリングで説明に用いた資料において、評価等が未完了となっているものを明記したもの。」

平成２９年６月２日
日本原子力発電株式会社

未完了事項による他の審査資料の説明内
容への影響

3. 施設・設備の設計方針なし【課題⑩】
外部事象に対する防潮堤の機能確保（外部火災，竜巻飛来物）

外部事象に対する防潮堤の対策方針について検討中のため。

6月下旬

【課題⑪】
アクセスルートの機能確保

防潮堤の構造変更後におけるアクセスルート（道路）計画について検討中のため。

7月初旬

-

津波防護施設（防潮扉，放水路ゲート，構内排水路逆流防止設備）及び浸水防止設備（緊急用海 防潮堤構造の変更，審査過程で設備追加
水ポンプピット等の浸水防止蓋，逆止弁）の構造 等に伴い詳細設計を実施中のため。
図、主要寸法の記載

7月初旬

2. 設計基準対象施設津の津波防護方
針2.2 の浸水防止（外郭防１）3. 施設・設備の設計方針
上記の関連添付資料なし

放水路ゲート等の開閉装置の電気系，計装系の 対策位置，対策内容の見直しにより詳細配置設計中のため。

7月初旬

3. 施設・設備の設計方針
上記の関連添付資料
・放水路ゲートの設計と運用について
・防潮扉の設計と運用についてなし

耐津波審査で用いている敷地図の変更

防潮堤構造に変更が生じたため。

6月中旬

耐津波審査資料全般

敷地図を引用している審査資料の変更が生じる。

設計条件である降下火砕物の層厚に対する評価

降下火砕物条件の変更反映のため

6月下旬

資料全般

なし

7月上旬

本文及び添付資料２ 森林火災による影響評価について
・防火帯幅なし
・森林火災の熱影響に対する危険距離・アクセスルート等に対する森林火災からの必要離隔距離

保管場所の伐採面積変更による構内降水量増加を反映

6月中旬

添付資料５．降水影響評価について

内部火災（第８条）

火災時に単一故障を想定した場合の解析的な確 先行プラントの審査指摘事項の対応反映
認を反映のため6月上旬

資料10 参考1 東海第二発電所におけなし
る火災により想定される事象の確認結果

使用済燃料プール監視設備

スロッシング時水位の変更

新Ss8波評価結果反映のため

6月上旬

別添資料-2 P13

ＪＡＥＡの周辺監視区域が変更される予定
であるため

6月下旬

中央制御室の居住性（設計基準事故）になし
係る被ばく評価（添付書類六，九）

外部火災（第６条）

その他自然現象と人為事象（第６条）

第２６条

資料の該当箇所

未完了となっている理由（課題等）

火山（第６条）

第１６条、
２３条

完了見込み時期

未完了事項の概要

津波（第５条）

設
計基
準対象
施
設

「平成２９年６月２日現在」

東海第二発電所 審査資料 未完了事項リスト

資料番号：Ｃ－４－２ 改0

防潮堤の構造変更に伴う防火帯形状変更を踏ま
防潮堤構造変更のためえた森林火災評価結果の反映

降水評価

原子炉制御室の居住性に係る被ばく評価につい平常時被ばく評価，事故時被ばく評価て6/6

敷地図を引用している審査資料の変更が生じる。

なし

なし「※本リストは、現在までに審査会合及びヒアリングで説明に用いた資料において、評価等が未完了となっているものを明記したもの。」