本資料のうち，枠囲みの内容は，

東海第二発電所工事計画審査資料

営業秘密又は防護上の観点から

資料番号

TK-1-966 改 0

公開できません。

提出年月日

平成 30 年 6 月 22 日

工事計画に係る補足説明資料
補足-500-1【計算機プログラム（解析コード）の概要に係る補足説明資料】「Ⅴ-5-1

解析コード（計算機プログラム）
ＭＳＣ ＮＡＳＴＲＡＮ」

平成 30 年６月
日本原子力発電株式会社

1．概要
本資料は，今回申請における添付書類「計算機プログラム（解析コード）の概要」において説明している解析コードについて，補足して説明するものである。

2．工事計画添付書類に係る補足説明資料
添付書類の記載内容を補足するための資料を以下に示す。
資料 No．

資料名

補足説明内容備考

添付書類Ⅴ-2「耐震性に関する1

解析コードリスト（耐震・強度説明書」，添付書類Ⅴ-3「強度に以外）関する説明書」以外の添付書類において使用した解析コードの補足説明
添付書類Ⅴ-2「耐震性に関する2

解析コードリスト（耐震）説明書」において使用した解析コードの補足説明
添付書類Ⅴ-3「強度に関する説

3

解析コードリスト（強度）明書」において使用した解析コードの補足説明
今回申請において使用した解析＊

4工事の計画 において使用されたコードのうち工事の計画 ＊ にお

解析コードとのバージョンの差いて使用された解析コードとバ分についてージョンが異なる解析コードの補足説明
今回申請において使用した解析＊

5

工事の計画 において使用実績のコードのうち工事の計画 ＊ におない解析コードリスト

いて使用実績のない解析コードの補足説明

6

補足説明資料において使用して補足説明資料において使用したいる解析コードリスト

解析コードの補足説明＊：他プラントを含む。また，自プラントについては工事計画認可及び工事計画届出とする。

１．解析コードリスト（耐震・強度以外）（1/1）
使用実績（先行プラント含む）
No.

1

解析コード

MSC
NASTRAN

製造元

MSC.Software
Corporation

使用した最新ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ

ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ

Ver.2013

Ver.2018.0.1
（注１）

対象設備

使用目的
実績

原子炉本体の基礎関連添付書類

3 次元有限要素法による応力解析プラント名

対象工認件名添付書類○

注１：最新バージョンへの改訂において，計算結果に大きな影響を与える不具合に伴う改訂が行われていないことを確認した。

ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ

対象設備

使用目的

原子力産業界

目録番

一般産業界

号

○Ⅴ-1-21

備考
目録名称
原子炉本体の基礎に関する説明書

２．解析コードリスト（耐震）
（1/3）

No.

解析コー
ド名

製造元

使用した

最新ﾊﾞｰｼﾞｮﾝﾊﾞｰｼﾞｮﾝ

使用実績（先行プラント含む）
対象設備

関連添付書類

使用目的
実績

プラント名

対象工認件名

添付書類

ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ

対象設備

使用目的

原子力産業界
一般産業界

備考
目録番号

分類

目録名称

7

MSC
NASTRAN

MSC.Software
CorporationVer.2013.1.1

Ver.2018.0.1（注１）

主排気筒3 次元有限要素法（シェルモデル）による応力解析○○

Ⅴ-2-215-2

建物・構築物

主排気筒の基礎の耐震性についての計算書

追加MSC
NASTRAN

MSC.Software
CorporationVer.2013.1.1Ver.20
18.0.1（注１）

フィルタ装置
入口水素濃度

3 次元有限要素法（シェルモデル）による応力解析○○

V-2-6-711

機器・配管系

フィルタ装置入口水素濃度計の耐震性についての計算書

8MSCNASTRANMSC.Software
CorporationVer.2013

Ver.2018.0.1（注１）

屋外二重管

2 次元有限要素法（はりモデル及びシェルモデル）による地震応答解析○○

Ⅴ-2-2-9

機器・
配管系

屋外二重管の耐震性についての計算書

9MSC
NASTRAN

MSC.Software
CorporationVer.2013

Ver.2018.0.1
（注１）

高圧炉心ス
プレイ配管
（原子炉圧力容 器内部） ，低圧炉心ス
プレイ配管（原子炉圧力容器内部）

3 次元有限要素法（はりモデル）による固有値解析，地震応答解析○○

Ⅴ-2-34-4-9

機器・配管系

高圧及び低圧炉心スプレイ
配管（原子炉圧力容器内部）の耐震性についての計算書

10MSC
NASTRA
NMSC.Software
CorporationVer.2013

Ver.2018.0.1（注１）

差圧検出・ほう酸水注入管（原子炉圧力容器内部）

3 次元有限要素法（はりモデル）による固有値解析，地震応答解析○○

Ⅴ-2-34-4-10

機器・配管系

差圧検出・ほう酸水注入管（原子炉圧力容器内部）の耐震性についての計算書

11MSC
NASTRAN

MSC.Software
CorporationVer.2013

Ver.2018.0.1（注１）

中性子計測案内管

3 次元有限要素法（はりモデル）による固有値解析，地震応答解析○○

Ⅴ-2-34-4-11

機器・配管系

中性子計測案内管の耐震性についての計算書

12MSC
NASTRA
NMSC.Software
CorporationVer.2013

Ver.2018.0.1（注１）

ダイヤフラムフロア

3 次元有限要素法（シェルモデル及びはりモデル）による応力解析○○

Ⅴ-2-94-1

機器・配管系

ダイヤフラム・フロアの耐震性についての計算書

○

○

16MSC
NASTRA
NMSC.Software
CorporationVer.2008.0.4

Ver.2018.0.1（注１）

常設代替高圧電源装置
遠隔操作盤

3 次元有限要素法（3 次元シェル及びはりモデル）による固有値解析，地震応答解析，応力解析○○

Ⅴ-2-101-7-17

機器・
配管系

常設代替高圧電源装置遠隔操作盤の耐震性についての計算書

17MSC
NASTRAN

MSC.Software
CorporationVer.2008.0.0

Ver.2018.0.1（注１）

主排気筒

3 次元有限要素法（３次元梁モデル）による応力解析○○

Ⅴ-2-215-1

機器・配管系

主排気筒の耐震性についての計算書

18MSC
NASTRA
NMSC.Software
CorporationVer.2008.0.0

Ver.2018.0.1（注１）

非常用ガス
処理系排気筒3 次元有限要素法（３次元梁モデル）による応力解析○○

Ⅴ-2-72-5

機器・配管系

非常用ガス処理系排気筒の耐震性についての計算書

19MSC
NASTRAN

MSC.Software
CorporationVer.2008.0.0

Ver.2018.0.1（注１）

ガスボンベ設備

3 次元有限要素法（はりモデル）による固有値解析，応力解析

○○Ⅴ-2-別添 1-4

機器・配管系

ガスボンベ設備の耐震計算
書

20MSC
NASTRAN

MSC.Software
CorporationVer.2006
r1

Ver.2018.0.1（注１）

残留熱除去系ポンプ

はりモデルによる固有値解析
及び地震応答解析○○

Ⅴ-2-54-1-2

機器・配管系

残留熱除去系ポンプの耐震性についての計算書

注１：最新バージョンへの改訂において，計算結果に大きな影響を与える不具合に伴う改訂が行われていないことを確認した。

２．解析コードリスト（耐震）
（2/3）
No.

解析コー
ド名

製造元

使用した

最新ﾊﾞｰｼﾞｮﾝﾊﾞｰｼﾞｮﾝ

使用実績（先行プラント含む）
対象設備

関連添付書類

使用目的
実績

プラント名

対象工認件名

添付書類ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ

対象設備

使用目的

原子力産業界
一般産業界

備考
目録番号

分類

目録名称

21

MSC
NASTRAN

MSC.Software
CorporationVer.2006
r1

Ver.2018.0.1（注１）

高圧炉心ス
プレイ系ポンプ

はりモデルによる固有値解析
及び地震応答解析○○

Ⅴ-2-55-1-1

機器・
配管系

高圧炉心スプレイ系ポンプの耐震性についての計算書

22

MSC
NASTRAN

MSC.Software
CorporationVer.2006
r1

Ver.2018.0.1（注１）

低圧炉心ス
プレイ系ポンプ

はりモデルによる固有値解析
及び地震応答解析○○

Ⅴ-2-55-2-1

機器・配管系

低圧炉心スプレイ系ポンプの耐震性についての計算書

26

MSC
NASTRAN

MSC.Software
CorporationVer.2006
r1

Ver.2018.0.1（注１）

常設低圧代
替注水系ポンプ

はりモデルによる固有値解析
及び地震応答解析○○

Ⅴ-2-55-5-1

機器・
配管系

常設低圧代替注水系ポンプの耐震性についての計算書

23

MSC
NASTRAN

MSC.Software
CorporationVer.2006
r1

Ver.2018.0.1（注１）

残留熱除去系海水系ポンプ

はりモデルによる固有値解析
及び地震応答解析○○Ⅴ-2-57-1-1

機器・配管系

残留熱除去系海水系ポンプの耐震性についての計算書

27

MSC
NASTRAN

MSC.Software
CorporationVer.2006
r1

Ver.2018.0.1（注１）

緊急用海水ポンプ

はりモデルによる固有値解析
及び地震応答解析○○

Ⅴ-2-57-2-1

機器・配管系

緊急用海水ポンプの耐震性についての計算書

24

MSC
NASTRAN

MSC.Software
CorporationVer.2006
r1

Ver.2018.0.1（注１）

非常用ディー
ゼル発電機
用海水ポンプ

はりモデルによる固有値解析
及び地震応答解析○○Ⅴ-2-101-2-7

機器・配管系

非常用ディーゼル発電機用
海水ポンプの耐震性についての計算書

25

MSC
NASTRANMSC.Software
CorporationVer.2006
r1

Ver.2018.0.1（注１）

高圧炉心ス
プレイ系ディーゼル発電機用海水ポ
ンプ

はりモデルによる固有値解析
及び地震応答解析○○

Ⅴ-2-101-3-6

機器・配管系

高圧炉心スプレイ系ディーゼ
ル発電機用海水ポンプの耐震性についての計算書

28MSC
NASTRA
NMSC.Software
CorporationVer.2005

Ver.2018.0.1（注１）

ジェットポンプ

3 次元有限要素法（はりモデル）による固有値解析，地震応
答解析

○

○

Ⅴ-2-34-4-5

機器・配管系

ジェットポンプの耐震性についての計算書

29MSC
NASTRAN

MSC.Software
CorporationVer.2005

Ver.2018.0.1（注１）

給水スパージャ

3 次元有限要素法（はりモデル）による固有値解析，地震応
答解析

○

○

Ⅴ-2-34-4-6

機器・配管系

給水スパージャの耐震性についての計算書

30MSC
NASTRANMSC.Software
CorporationVer.2005

Ver.2018.0.1（注１）

高圧炉心ス
プレイスパージャ，低圧炉心スプレイス
パージャ

3 次元有限要素法（はりモデル）による固有値解析，地震応
答解析

○

○

Ⅴ-2-34-4-7

機器・配管系

高圧及び低圧炉心スプレイ
スパージャの耐震性についての計算書

31MSC
NASTRAN

MSC.Software
CorporationVer.2005

Ver.2018.0.1（注１）

残留熱除去系配管（原子炉圧力容器内部）

3 次元有限要素法（はりモデル）による固有値解析，地震応
答解析

○

○

Ⅴ-2-34-4-8

機器・配管系

残留熱除去系配管（原子炉圧力容器内部）の耐震性についての計算書

追加MSC
NASTRAN

MSC.Software
CorporationVer.2005

Ver.2018.0.1（注１）

残留熱除去系ストレーナ

3 次元有限要素法（シェルモデル）による応力解析○○

Ⅴ-2-54-1-3

機器・配管系残留熱除去系ストレーナの耐震性についての計算書

32MSC
NASTRAN

MSC.Software
CorporationVer.2005

Ver.2018.0.1（注１）

原子炉格納容器3 次元有限要素法（シェルモデル）による応力解析○○

Ⅴ-2-92-1

機器・配管系

原子炉格納容器本体の耐震性についての計算書

33

MSC
NASTRAN

MSC.Software
CorporationVer.2005

Ver.2018.0.1（注１）

原子炉格納容器3 次元有限要素法（シェルモデル）による応力解析○○

Ⅴ-2-92-3

機器・配管系

上部シアラグ及びスタビライザの耐震性についての計算書

34

MSC
NASTRAN

MSC.Software
CorporationVer.2005

Ver.2018.0.1（注１）

原子炉格納容器3 次元有限要素法（シェルモデル）による応力解析○○

Ⅴ-2-92-4

機器・配管系

下部シアラグ及びダイヤフラムブラケットの耐震性についての計算書

注１：最新バージョンへの改訂において，計算結果に大きな影響を与える不具合に伴う改訂が行われていないことを確認した。

２．解析コードリスト（耐震）
（3/3）
No.

解析コー
ド名

製造元

使用した

最新ﾊﾞｰｼﾞｮﾝﾊﾞｰｼﾞｮﾝ

使用実績（先行プラント含む）
対象設備

関連添付書類

使用目的
実績

プラント名

対象工認件名

添付書類

ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ

対象設備

使用目的

原子力産業界
一般産業界

備考
目録番号

分類

目録名称

35MSC
NASTRAN

MSC.Software
CorporationVer.2005

Ver.2018.0.1
（注１）

機器搬入用
ハッチ

3 次元有限要素法（シェルモデル）による応力解析○○

Ⅴ-2-92-6

機器・配管系機器搬入用ハッチの耐震性についての計算書

37

MSC
NASTRA
NMSC.Software
CorporationVer.2005

Ver.2018.0.1（注１）

所員用エアロック3 次元有限要素法（シェルモデル）による応力解析○○

Ⅴ-2-92-7

機器・配管系所員用エアロックの耐震性についての計算書

36

MSC
NASTRAN

MSC.SoftwareCorporationVer.2005

Ver.2018.0.1（注１）

サプレッション・チェンバ
アクセスハッチ

3 次元有限要素法（シェルモデル）による応力解析○○

Ⅴ-2-92-8

機器・配管系

サプレッション・チェンバアク
セスハッチの耐震性についての計算書

38

MSC
NASTRA
NMSC.Software
CorporationVer.2005

Ver.2018.0.1
（注１）

原子炉格納
容器

3 次元有限要素法（シェルモデル）による応力解析○○

Ⅴ-2-92-9

機器・配管系

配管貫通部の耐震性についての計算書

39

MSC
NASTRAN

MSC.Software
CorporationVer.2005

Ver.2018.0.1
（注１）

原子炉格納
容器

3 次元有限要素法（シェルモデル）による応力解析○○

Ⅴ-2-92-10

機器・配管系

電気配線貫通部の耐震性についての計算書

40

MSC
NASTRA
NMSC.Software
CorporationVer.2005

Ver.2018.0.1（注１）

ベント管

3 次元有限要素法（はりモデル）による応力解析○○

Ⅴ-2-94-2

機器・配管系ベント管の耐震性についての計算書

41

MSC
NASTRAN

MSC.Software
CorporationVer.2005

Ver.2018.0.1（注１）

格納容器ス
プレイヘッダ3 次元有限要素法（はりモデル）による応力解析○○

Ⅴ-2-94-3-1

機器・配管系

格納容器スプレイヘッダの耐震性についての計算書

注１：最新バージョンへの改訂において，計算結果に大きな影響を与える不具合に伴う改訂が行われていないことを確認した。

３．解析コードリスト（強度）
（1/1）
使用した
No.

解析コード

製造元

ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ

使用実績（先行プラント含む）

最新ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ

対象設備

使用目的

実績

プラント名

対象工認件名添付書
類ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ

対象設備関連添付書類
使用目的

原子力産業界
一般産業界

目録番号

目録名称

2MSC
NASTRAN

MSC.Software
CorporationVer.2013

Ver.2018.0.1（注１）

差圧検出・ほう酸水注入管（ティーより N10 ノズルまでの外管）

3 次元有限要素法（はりモデル）による応力解析○○

Ⅴ-3-32-5

差圧検出・ほう酸水注入管（ティーよりＮ10 ノズルまでの外管）の応力計算書（Ⅴ-2-3-4-3-4 を含む）

3MSC
NASTRA
NMSC.Software
CorporationVer.2013

Ver.2018.0.1（注１）

高圧炉心スプレイ配管（原子炉圧力容器内部），低圧炉心スプレイ配管（原子炉圧力容器内部）

3 次元有限要素法（はりモデル）による応力解析○○

Ⅴ-3-33-9高圧及び低圧炉心スプレイ配管（原子炉圧力容器内部）の応力計算書

4MSC
NASTRA
NMSC.Software
CorporationVer.2013

Ver.2018.0.1（注１）

差圧検出・ほう酸水注入管（原子炉圧力容器内部）

3 次元有限要素法（はりモデル）による応力解析○○

Ⅴ-3-33-10

差圧検出・ほう酸水注入管（原子炉圧力容器内部）の応力計算書

8MSCNASTRA
N

MSC.Software
CorporationVer.2006
r1

Ver.2018.0.1（注１）

残留熱除去系ポンプ

3 次元有限要素法（ソリッド要素）による応力計算○○

Ⅴ-3-53-1-2

残留熱除去系ポンプの強度計算書

9MSC
NASTRA
NMSC.Software
CorporationVer.2006
r1

Ver.2018.0.1（注１）

高圧炉心スプレイ系ポンプ

3 次元有限要素法（ソリッド要素）による応力計算○○

Ⅴ-3-54-1-1

高圧炉心スプレイ系ポンプの強度計算書

10MSC
NASTRAN

MSC.Software
CorporationVer.2006
r1

Ver.2018.0.1（注１）

低圧炉心スプレイ系ポンプ

3 次元有限要素法（ソリッド要素）による応力計算○○

Ⅴ-3-54-2-1

低圧炉心スプレイ系ポンプの強度計算書

注１：最新バージョンへの改訂において，計算結果に大きな影響を与える不具合に伴う改訂が行われていないことを確認した。

備考

４．工事の計画において使用された解析コードとのバージョンの差分について（1/1）
使用実績（先行プラント含む）
No.

製造元

使用したﾊﾞｰｼﾞｮﾝ

対象設備

使用目的

バージョン差分内容

関連目
録番号

解析コード名他-1

Ⅴ-1-21

MSC
NASTRANMSC.Software
CorporationVer.2013

原子炉本体の基礎

3 次元有限要素法による応力解析○

バージョンアップに伴う変更点は，計算速度の向上や操作性向上に関するものであり，今回の解析結果に影響を及ぼさない。

震-7

Ⅴ-2-215-2

MSC
NASTRANMSC.Software
CorporationVer.2013.1.1

主排気筒

3 次元有限要素法（シェルモデル）による応力解析○

バージョンアップに伴う変更点は，計算機能の追加や計算速度の向上に関するものであるが，今回の使用範囲における解析結果には影響を及ぼさない。

震-追加

V-2-67-11

MSC
NASTRANMSC.Software
CorporationVer.2013.1.1

フィルタ装置入口水素濃度

3 次元有限要素法（シェルモデル）による応力解析○震-8

Ⅴ-2-29MSC
NASTRANMSC.Software
CorporationVer.2013屋外二重管

2 次元有限要素法（はりモデル及びシェルモデル）による地震応答解析○

震-9Ⅴ-2-34-4-9

MSC
NASTRANMSC.Software
CorporationVer.2013

高圧炉心スプレイ配管（原子炉圧力容器内部），低圧炉心スプレイ配管（原子炉圧力容器内部）

3 次元有限要素法（はりモデル）による固有値解析，
地震応答解析

○震-10

Ⅴ-2-34-4-10

差圧検出・ほう酸水注入管（原子炉圧力容器内部）

○

震-11

Ⅴ-2-34-4-11

中性子計測案内管○

震-12

Ⅴ-2-94-1

MSC
NASTRANMSC
NASTRANMSC.Software
CorporationMSC.Software
CorporationVer.2013

Ver.2008.0.0

実績

ダイヤフラムフロア

主排気筒

3 次元有限要素法（シェルモデル及びはりモデル）による応力解析

3 次元有限要素法（３次元梁モデル）による応力解析

プラント名

対象工認件名

添付書類

ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ

対象設備使用目的

バージョンアップに伴う変更点は，計算速度の向上や操作性向上に関するものであり，今回の解析結果に影響を及ぼさない。

○

バージョンアップに伴う変更点は，計算速度の向上や操作性向上に関するものであり，今回の解析結果に影響を及ぼさない。

○

バージョンアップに伴う変更点は，計算速度の向上や操作性向上に関するものであり，今回の解析結果に影響を及ぼさない。

○

バージョンアップに伴う変更点は，計算機能の追加や計算速度の向上に関するものであるが，今回の使用範囲における解析結果には影響を及ぼさない。

震-17

Ⅴ-2-215-1

震-18

Ⅴ-2-72-5

震-19

Ⅴ-2-別
添 1-4

MSC
NASTRANMSC.Software
CorporationVer.2008.0.0

ガスボンベ設備

3 次元有限要素法（はりモデル）による固有値解析，応力解析○

バージョンアップに伴う変更点は，計算速度の向上や操作性向上に関するものであり，今回の解析結果に影響を及ぼさない。

震-28

Ⅴ-2-34-4-5

MSC
NASTRANMSC.Software
CorporationVer.2005

ジェットポンプ○震-29

Ⅴ-2-34-4-6

給水スパージャ3 次元有限要素法（はりモデル）による固有値解析，地震応答解析

バージョンアップに伴う変更点は，計算速度の向上や操作性向上に関するものであり，今回の解析結果に影響を及ぼさない。

震-30

Ⅴ-2-34-4-7

高圧炉心スプレイスパージャ，低圧炉心スプレイスパージャ

○

震-31

Ⅴ-2-34-4-8

残留熱除去系配管（原子炉圧力容器内部）

○

震-40

Ⅴ-2-94-2

震-41

Ⅴ-2-94-3-1

強-2

Ⅴ-3-32-5

強-3

Ⅴ-3-33-9

高圧炉心スプレイ配管（原子炉圧力容器内部），低圧炉心スプレイ配管（原子炉圧力容器内部）○

強-4

Ⅴ-3-33-10

差圧検出・ほう酸水注入管（原子炉圧力容器内部）○

非常用ガス処理系排気筒

MSC
NASTRANMSC.Software
CorporationVer.2005

ベント管

○

3 次元有限要素法（はりモデル）による応力解析

格納容器スプレイヘッダ
MSC
NASTRANMSC.Software
CorporationVer.2013

差圧検出・ほう酸水注入管（ティーより N10 ノズルまでの外管）○○○

3 次元有限要素法（はりモデル）による応力解析○

バージョンアップに伴う変更点は，計算速度の向上や操作性向上に関するものであり，今回の解析結果に影響を及ぼさない。
バージョンアップに伴う変更点は，計算速度の向上や操作性向上に関するものであり，今回の解析結果に影響を及ぼさない。