JIS A 5308 原案修正表
№案

修正案

1.

規定ぶりを適切にした。
3.7
上澄み水

3.7
上澄み水
注釈 1

注釈 1

（前略）回収水（3.5）の品質に適合することが確認された安定化スラッジ水からの水は，上澄み水に含めてもよい。

（前略）回収水（3.5）の品質に適合することが確認された安定化スラッジ水は，上澄み水に含めてもよい。

2.

規定ぶりを適切にした。
3.12
安定化スラッジ水所定量の安定剤を添加しているコンクリートを洗浄した水から，粗骨材及び細骨材を取り除いた懸濁水

3.

4.

理由

3.12
安定化スラッジ水所定量の安定剤を添加してコンクリートを洗浄した水から，粗骨材及び細骨材を取り除いた懸濁水

意見受付 No.19 による。
また，生産者が購入者へ提b) （前略）提出しなければならない。レディーミクストコンクリート配 b) （前略）提出しなければならない。レディーミクストコンクリート配 出する資料などの全てを電磁的記録で提出してもよい
合計画書は，紙媒体以外も含む。
合計画書は，電磁的記録で提出してもよい。
旨に修正した。
c) （前略）提出しなければならない。資料は，紙媒体以外も含む。
c) （前略）提出しなければならない。資料は，電磁的記録で提出してもよい（以下，生産者が購入者に提出する資料などについて同様とする。
）。
意見受付No.23～No.37によ
9.2.1
計量方法
9.2.1
計量方法る。
計量方法は，次による。
計量方法は，次による。
7配合a)

セメント，骨材，水及び混和材料は，それぞれ別々の計量器によって a)計量しなければならない。ただし，水は，あらかじめ計量してある混和剤と一緒に累加して計量してもよい。

7

配合

セメント，骨材，水及び混和材料は，それぞれ別々の計量器によって計量しなければならない。ただし，水は，あらかじめ計量してある混和剤と一緒に累加して計量してもよい。

なお，個別に計量しても，異なる生産者（製造業者）又は異なる種類のセメント同士及び高炉スラグ微粉末同士を同一バッチに練り混ぜてはならない。
また，次の材料の組合せで，個々の材料の計量値をそれぞれ記録し，計量印字記録から自動算出した単位量を納入書へ示す場合は，累加して計量してもよい。

1№案

1)

セメント及び 1 種類又は 2 種類の異なる混和材

2)3 種類までの異なる混和材

修正案

b)

（略）

b)

（略）

c)

（略）

c)

（略）

d)

8.4 c)の混和材料の計量は，購入者が生産者と協議の上指定する方法に d)よる。

8.4 c)の混和材料の計量は，購入者が生産者と協議の上，購入者が指定する方法による。

e)

購入者が生産者と協議の上，購入者の指定に基づき，次の材料の組合せで，個々の材料の計量値をそれぞれ記録し，計量印字記録から自動算出した単位量を納入書へ示す場合は，累加して計量してもよい。ただし，3)については，累加した後の高炉スラグの分量が，JIS R 5211 の
表 1 に規定する高炉セメント A 種の上限を超えないものに限る。
1)

セメント及び 1 種類又は 2 種類の異なる混和材

2)3 種類までの異なる混和材

3)

普通ポルトランドセメント及び高炉セメント B 種 [この場合のセメントの種類による記号（表 3 参照）は，“BA+”とする。]

5.
9.5b)

9.5

運搬（前略）ただし，購入者と協議の上，運搬時間の限度を変更してもよ b)い。この場合には，12.1 の表 9 の備考の欄に，変更した運搬時間の限度を記載する。

理由

意見受付 No.41，No.42 による。

運搬（前略）ただし，購入者と協議の上，運搬時間の限度を短縮又は延長してもよい。この場合には，12.1 の表 9 の備考の欄に，変更した運搬時間の限度を記載する。

6.

意見受付 No.43 による。
9.5

運搬9.5

運搬c)

（略）c)

（略）

注 5)注 5)（前略）納入書に記入される納入の発着時刻の差によって，確認が可能である。

7.
9.6a)

回収した骨材の取扱い

9.6

回収骨材は，戻りコンクリート，並びにレディーミクストコンクリー a)
ト工場において，（後略）（前略）納入書に記入される納入時刻の発・着の差によって，確認が可能である。

自工場から発生したものに限定していることを明確に
回収骨材は，戻りコンクリート，並びに出荷したレディーミクストコ した。
ンクリート工場において，（後略）
回収した骨材の取扱い

2

№
8.

案

9.6

回収した骨材の取扱い（前略）1 日ごと又は出荷量がおよそ 100 m3 に達する日数を 1 管理材 f)齢として管理し，記録する。

回収した骨材の取扱い（前略）1 日ごと又は出荷量がおよそ 100 m3 に達する日数を 1 管理期間として管理し，記録する。
意見受付 No.65 による。

12.2

12.2

レディーミクストコンクリート納入書
注記（略）

レディーミクストコンクリート納入書
注記－ 単位量に逆算する際に，四捨五入による誤差が生じる。
10.

理由
意見受付 No.44 による。

9.6f)

9.

修正案

案

修正案

（略）
－ 単位量等に逆算する際に，四捨五入による誤差が生じる。

表 9－レディーミクストコンクリート配合計画書

表 9－レディーミクストコンクリート配合計画書

3

水セメント比，スランプフ
ローの増大量は，意見受付
No.17，No.57 による。
また，舗装コンクリートの強度試験方法の記載順を4.1 と合わせた。

№

案

修正案

理由

11.

表 9－レディーミクストコンクリート配合計画書（2 ページ目）

表 9－レディーミクストコンクリート配合計画書（2 ページ目）

意見受付No.23～No.37による。

骨材及び混和材の記入欄は，使用材料の数に応じて増減する。
12.

案

修正案

案

修正案

13.

セメント，骨材及び混和材の記入欄は，使用材料の数に応じて増減する。

表 9－レディーミクストコンクリート配合計画書

表 10－レディーミクストコンクリート納入書

表 10－レディーミクストコンクリート納入書

表 9－レディーミクストコンクリート配合計画書（2 ページ目）

表 9－レディーミクストコンクリート配合計画書（2 ページ目）
注 l)

回収水のうちスラッジ水を使用する場合は“回収水（スラッジ水）” 注 l)と記入する。

14.

意見受付 No.58 による。

表 9－レディーミクストコンクリート配合計画書

上澄み水を使用する場合の記入内容を追加した。

回収水のうち上澄み水を使用する場合は“回収水（上澄み水）”，ス
ラッジ水を使用する場合は“回収水（スラッジ水）”と記入する。

表 12－引用規格

表 12－引用規格

JIS B 7507 ノギス

JIS B 7507 製品の幾何特性仕様（ＧＰＳ）―寸法測定機―ノギス

JIS B 7518 デプスゲージ

JIS B 7518 製品の幾何特性仕様（ＧＰＳ）―寸法測定器―デプスゲージ

4

意見受付 No.1 による。

№15.
f)

理由附属書 JA（規定）レディーミクストコンクリート用骨材

附属書 JA（規定）レディーミクストコンクリート用骨材

粒度の例を追記し，分かりやすい規定ぶりとした。

電気炉酸化スラグ粗骨材
1) （前略）混合した電気炉酸化スラグ粗骨材の粒度は，砕石 4005 及び高炉スラグ粗骨材 4005，又は電気炉酸化スラグ粗骨材 2005 の規定を満足するものでなければならない。

附属書 JC（規定）レディーミクストコンクリートの練混ぜ水に用いる水附属書 JC（規定）レディーミクストコンクリートの練混ぜ水に用いる水

JC.5.3JC.5.3

スラッジ水の管理（前略）スラッジ固形分率の算出根拠として提出する。算出根拠は，紙媒体以外も含む。

附属書 JC（規定）レディーミクストコンクリートの練混ぜ水に用いる水
JC.7.2.3

塩化物イオン（Cl－）量の試験

塩化物イオン（Cl－）量の試験は，JIS A 1144 の箇条 4 による。
18.

f)（前略）混合した電気炉酸化スラグ粗骨材の粒度は，高炉スラグ粗骨材 4005，又は電気炉酸化スラグ粗骨材 2005 の規定を満足するものでなければならない。

e)

17.

修正案

電気炉酸化スラグ粗骨材
1)

16.

案e)

スラッジ水の管理（前略）スラッジ固形分率の算出根拠として提出する。

附属書 JC（規定）レディーミクストコンクリートの練混ぜ水に用いる水
JC.7.2.3

上記 No3（箇条 7）の修正でこの規格全体において生産者が購入者へ提出する資料など（算出根拠）が電磁的記録で提出できる規定ぶりとしたため。
意見受付 No.79 による。

塩化物イオン（Cl－）量の試験

塩化物イオン（Cl－）量の試験は，JIS A 1144 の箇条 4（分析方法）による。

附属書 JH（参考）JIS と対応国際規格との対比表

附属書 JH（参考）JIS と対応国際規格との対比表

4.1 種類及び区分

4.1 種類及び区分b)欄 ISO 22965-1 附属書 A A.3.1b)欄 ISO 22965-1 附属書 A A.3.1

この項目を追加

ISO 22965-2 附属書 E
19.

附属書 JH（参考）JIS と対応国際規格との対比表

附属書 JH（参考）JIS と対応国際規格との対比表

4.1 種類及び区分

4.1 種類及び区分e) 欄 国内の実情に合わせての削除であるが，附属書 A に･･･e) 欄 国内の実情に合わせての削除であるが，附属書 JA に･･･

5

この項目を追加上記修正に伴い、附属書 JI（参考）技術上重要な改正に関する新旧対照表を次のように修正する。

箇条番号
及び題名
7 配合

現行規格（JIS A 5308:9999）
内容b)c)

改正理由
箇条番号
及び題名
7 配合

（前略）レディーミクストコンクリ デジタル化を推進すート配合計画書は，紙媒体以外も含 るため，紙媒体以外む。の方法が認められる（前略）資料は，紙媒体以外も含む。 旨を明確化した。

現行規格（JIS A 5308:9999）
内容b)c)

現行規格（JIS A 5308:9999）
箇条番号
内容及び題名9.2.1 計 量 a) （前略）また，次の材料の組合せ
方法
で，個々の材料の計量値をそれぞれ記録し，計量印字記録から自動算出した単位量を納入書へ示す場
合は，累加して計量してもよい。
1) セメント及び 1 種類又は 2 種類の異なる混和材
2) 3 種類までの異なる混和材b)，c)（略）
d) 8.4 c)の混和材料の計量は，購入者が生産者と協議の上指定する方法による。

改正理由

箇条番号
及び題名
9.2.1 計 量 a)～ c)（略）
d)使用者の要望を受け，混和方法d) 8.4 c)の混和材料の計量は，購入者が生産者と協議 材料の計量方法を協議事項との上指定する方法による。
した。
e) 購入者が生産者と協議の上，購入者の指定に基づ e)低炭素化に配慮したコンク
き，次の材料の組合せで，個々の材料の計量値をそ リートの普及のため，1)～3)
れぞれ記録し，計量印字記録から自動算出した単 ついて，e)の条件下で同一の位量を納入書へ示す場合は，累加して計量しても 計量器で累加計量してもよいよい。ただし，3)については，累加した後の高炉ス 旨を規定した。
ラグの分量が，JIS R 5211 の表 1 に規定する高炉セメント A 種の上限を超えないものに限る。
1) セメント及び 1 種類又は 2 種類の異なる混和材
2) 3 種類までの異なる混和材
3) 普通ポルトランドセメント及び高炉セメント B 種[この場合のセメントの種類による記号（表 3 参照）は，“BA+”とする。]

低炭素化に配慮したコンク
リートの普及のため，セメント及び混和材を同一の計量器で累加計量してもよい旨を規定した。

d)

デジタル化を推進するため，この箇条だけでなく，こクストコンクリート配合計画書は，電磁的記録の規格全体において，生産で提出してもよい。
者が購入者に提出する資料（前略）提出しなければならない。資料は，電磁 などの全てを電磁的記録で的記録で提出してもよい（以下，生産者が購入者 提出してもよい旨を明確化に提出する資料などについて同様とする。
）。
した。
（前略）提出しなければならない。レディーミ

現行規格（JIS A 5308:9999）
内容

改正理由

改正理由

使用者の要望を受け，混和材料の計量方法を協議事項とした。

6

下記の欄を削除
箇条番号
及び題名
JC.5.3 ス ラ e)
ッジ水の管理現行規格（JIS A 5308:9999）
内容（前略）算出根拠は，紙媒体以外も含む。

箇条番号
及び題名
C.6.3 スラッ f)
ジ水の管理

旧規格（JIS A 5308:2019）
内容（略）

7

改正理由

デジタル化を推進するため，紙媒体以外が認められる旨を明確に規定した。