LV44004-12-R

トライブリッド蓄電システム
工事説明書（別冊）～ 自動切替開閉器用 ～□自動切替開閉器･･･ES-B8T□トライブリッド蓄電システム･･ESS-T3 シリーズ

はじめに
● この工事説明書は、蓄電システムの保守および施工方法について、工事店様向けに説明しています。保守および施工作業従事者のみご使用ください。
● はじめにこの工事説明書をよくお読みになり、十分にご理解のうえ、正しくご使用ください。
● 蓄電システムの施工は、電気の知識を有する専門家が行ってください。(第 1 種または第 2 種の電気工事士)● 本書は、トライブリッド蓄電システム ESS-T3 シリー
ズ専用の「自動切替開閉器(ES-B8T)」の施工内容のみを抜粋した工事説明書別冊です。
自動切替開閉器(ES-B8T)以外の内容については、ESST3 シリーズ本体の工事説明書をご参照ください。
自動切替開閉器(ES-B8T)を設置する場合、機能分電盤(ES-B6A/ES-B7A)は設置しないため、本体の工事説明書
は以下の内容を読み替えて施工してください。
・蓄電システム用ブレーカの据付位置について┗自動切替開閉器を設置する場合：配線方法に応じてプラボックスもしくは標準分電盤内に固定してください。(詳しくは本書参照)┗機能分電盤の場合：機能分電盤内据付済
・連系運転用ブレーカの据付位置について┗自動切替開閉器を設置する場合：設置不要┗機能分電盤の場合：機能分電盤内据付済■安全上のご注意

必ずお守りください● 設置工事を始める前に、必ず本書とトライブリッド蓄電システムの工事説明書と取扱説明書をお読みになり、正しく安全に作業を行ってください。
● 工事中に異常を発見した場合は速やかに工事を中断し、販売会社までご連絡ください。

【１】外形寸法
単位:mm■自動切替開閉器■中継 BOX7661【２】自動切替開閉器(ES-B8T)の付属品
下記以外は、本体の工事説明書をご確認ください。
■自動切替開閉器(ES-B8T)の付属品
部品名

160116仕様・用途

14sq 用(予備 1 本含む)
丸型圧着端子8sq 用(予備 1 本含む)
14sq 用(赤/白/黒:各 2)
絶縁キャップ
8sq 用(赤/白/黒:各 3)
自動切替開閉器固定用(4.5×43)
木ネジ
中継 BOX 固定用(3.1×13)
中継 BOX
W61×H116×D29(突起物含まず)
中継ケーブル専用ケーブル(1.5m)
工事説明書(別紙) 本書
名称
自動切替開閉器

型番
ES-B8T
ES-B6A
機能分電盤
ES-B7AESS-C22
AC_CT ケーブル
ESS-C23(20/30/40m)
ESS-C24
ESS-C32
PV_CT ケ ー ブ ル
ESS-C33(20/30/40m)
ESS-C34
ES-C62
分電盤通信ケーブ
ES-C63ル(20/30/40m)
ES-C64

調達■自動切替開閉器
員数710計6計922111

<正面>

W

ネジ固定(上)

接続先

点灯緑:系統運転
点灯赤:自立運転
緑赤点滅(0.2秒間隔):故障
緑赤点滅(2秒間隔):診断中

系統/自立ケーブル

パワーコンディショナ_端子台～自動切替開閉器_系統側端子台

自動切替開閉器
通信コネクタパワーコンディショナ_E 端子
IV5.5sq(緑)～標準分電盤_アース端子
パワーコンディショナ_分電盤通
分電盤通信
専用ケーブル※
信コネクタ～自動切替開閉器
ケーブル(20m/30m/40m)_PCS 通信コネクタ
自動切替開閉器_自動切替開閉器
中継専用ケーブル※
通信コネクタケーブル(1.5m)～中継 BOX_切替 M コネクタ･FG
パワーコンディショナ_AC_CT コ
AC_CT
専用ケーブル※ネクタ～(自動切替開閉器内)逆潮ケーブル(20m/30m/40m)
流防止用 CT
パワーコンディショナ_PV_CT コ
PV_CT
専用ケーブル※ネクタ～(自動切替開閉器内)外部ケーブル(20m/30m/40m)
PV 電力監視用 CT※:ケーブルを加工、延長しないでください。誤動作や故障の原因となり保証の対象外となります。

状態表示LED

点検コード
発生時に短押し

負荷側
端子台
<正面>

NW

ネジ固定(下)<底面>■中継 BOX
PCS通信
コネクタ

切替M
コネクタ･FG<正面>【４】工事の流れ
下記以外の工事の流れは、本体の工事説明書をご確認ください。
1 パワーコンディショナ設置、配線各機器の設置、配線 2 蓄電池ユニット設置、配線
3 V2H システムの設置、配線※蓄電システム二次送り配線の場合は、配線用遮断器(MCCB)でも可。

自動切替開閉器、中継 BOX、蓄電システム用ブレーカ設置用★:プラボックス推奨品

プラボックス推奨品※1(現地調達)

テンパール工業製：MA324411

日東工業製：FPCD-1

適宜

配線方法※２45678

蓄電システム
一次送り配線の場合
蓄電システム
二次送り配線の場合

既築で標準分電盤の二次側に漏電ブレーカ接続が出来ない場合

蓄電システム
二次送り配線

標準分電盤に二次側漏電ブレーカ接続がある場合、またはそのような分電盤が設置できる場合(主に新築の場合)

自動切替開閉器等の設置、配線CT の設置、配線室内リモコンの設置、配線
絶縁抵抗測定太陽電池の開放電圧

配線接続を行うときは、下記の警告文をよく読んで安全に作業を行ってください。

警告

配線接続中は、蓄電システム用ブレーカ、パワーコンディショナ内の PV 直流開閉器 1 ～ 4、蓄電池ユニット内の蓄電池ブレーカ、V2H ス
タンド内の V2H ブレーカはすべてオフにしてください。
電線に電圧が印加されていないことを確認してから作業してください。
自動切替開閉器等の配線が正しいことを確認してください。
※配線が間違っていると、本システムを運転した際にパワーコンディショナが破壊するおそれがあります。

■丸型圧着端子：丸型圧着端子を使用して、緩みのないよ
うに配線してください。
●規程のトルクで締め付けられているか?
端子ネジサイズM6

推奨締め付けトルク範囲(N・m)4.5±0.5【７】自動切替開閉器等の設置、配線１．施工を始める前に宅内の契約ブレーカ、外付け太陽光発電用ブレーカ、標準分電盤内の全てのブレーカがオフになっていることを確認してください。

※1:プラボックスは住宅側に合わせて、収納するプラボックスを1～複数用意してください。
※2:配線方法により設置方法が異なりますのでご注意ください。
蓄電システム
一次送り配線

PCS_FG 線【６】各機器の設置、配線

員数

1

ケーブルの種類(推奨)～20m:CV8sq×3C
20m～40m:
CV14sq×3C

名称

必須 配線長に応じて手配

用途・仕様など
漏電遮断器(ELCB)・定格電流:30A
蓄電システム用 ・感度電流:30mA
・3P3E
ブレーカ
・逆接続可能型

自動切替開閉器等の配線以外については本体の工事説明書をご確認ください。

復帰ボタン

本品
必須 自動切替開閉器を設置する場合は不要
配線長に応じて手配必須 (ケーブルのみ。
CT はパワコン付属品)
配線長に応じて手配
選択 (ケーブルと CT のセット)

名称

パナソニック製：BQE325

N

外付けPV
PCS側
端子台

２．プラボックスの壁固定
住宅側の指示に従って最適なプラボックスを準備し、壁に固定してください。
ネジ締め付け時は、壁の材質に合わせたトルクで締め付けてください。

<正面>
<左側面>

U系統側
端子台

備考

■現地調達品

プラボックス(★)

【５】各機器間の流し配線

U■オプション品

29<天面>【３】各部名称

<右側面>

70
<底面>

<底面>

1

３．自動切替開閉器、中継 BOX、蓄電システム用ブレーカの設置
３-１ 蓄電システム一次送り配線の場合契約ブレーカ、外付け太陽光発電ブレーカ、蓄電シス
テム用ブレーカ、主幹ブレーカの全てのブレーカがオフになっていることを確認し、プラボックスに自動切替開閉器、中継 BOX※1、蓄電システム用ブレーカを、ネジで固定※2 してください。
■配置例：蓄電システム一次送り配線の場合

自動切替開閉器

蓄電システム用ブレーカ

中継BOX

切

４．自動切替開閉器、中継 BOX、蓄電システム用ブレーカの配線(1)契約ブレーカ、外付け太陽光発電ブレーカ、蓄電システム用ブレーカ、主幹ブレーカの全てのブレーカがオフになっていることを確認してください。
(2)各ケーブル類を接続してください※1。
名称幹線ケーブル
系統/自立ケーブル
外付け太陽光発電ケーブル

調達方法
現地調達
現地調達
現地調達

PCS_FG 線

下記手順

名称
分電盤通信ケーブル
中継ケーブル
AC_CT ケーブル

➋、❻❶
❺
❾

現地調達

逆潮流防止用 CT

調達方法
オプション品
付属品
オプション品

下記手順

オプション品(ケーブルと CT のセット)❽❸❹❼

パワーコンディショナ付属品

PV_CT ケーブル
外部 PV 監視用 CT❶プラボックスもしくは標準分電盤の蓄電システム用ブレーカに系統/自立ケーブルを接続してください。
➋自動切替開閉器の負荷側端子台と主幹ブレーカ等に幹線ケーブルを接続してください。
┗蓄電システム一次送り配線の場合：自動切替開閉器の負荷側端子台と主幹ブレーカに幹線ケーブル 2 を、蓄電システム用ブレーカに幹線ケーブル 3 を接続してください。
┗蓄電システム二次送り配線の場合：自動切替開閉器の負荷側端子台と主幹ブレーカに幹線ケーブル 2 を接続してください。
❸中継 BOX に分電盤通信ケーブルを接続してください※2,※3。
❹自動切替開閉器と中継 BOX を中継ケーブルで接続してください※4。
中継ケーブルはしっかりとコネクタに差し込み※2、中継 BOX のネジを取り外して FG 接続してください。
❺自動切替開閉器の外部 PV PCS 側端子台に外付け太陽光発電ケーブルを接続してください※5。
❻自動切替開閉器の系統側端子台に幹線ケーブル 1 を接続してください。

警告
自動切替開閉器より上流に MCCB を設置しない場合は、系統側端子台のネジ締めは、①Ｎ(O)相➡②U 相➡③W 相の順番で締め付けてください。

３-２ 蓄電システム二次送り配線の場合契約ブレーカ、外付け太陽光発電ブレーカ、蓄電シス
テム用ブレーカ、主幹ブレーカの全てのブレーカがオフになっていることを確認し、標準分電盤内のアンペアブレーカスペースに自動切替開閉器を、プラボック
スに中継 BOX※1 を、其々ネジで固定※2 してください。
標準分電盤内のブレーカを蓄電システム用ブレーカとして使用できない場合は、蓄電システム用ブレーカを現地調達してください。標準分電盤内のブレーカを蓄電システム用ブレーカとして使用できない場合は、蓄電システム用ブレーカを現地調達してください。
■配置例：蓄電システム二次送り配線の場合

中継BOX

蓄電システム用
ブレーカ

自動切替開閉器

外付けPVPCS側
端子台UN

W

２１３

自動切替開閉器・上記③W 相を接続して起動すると、起動シーケンス(自己診断)を開始します。
・起動シーケンス時に発生する「ガチャ」音は内部スイッチが切り替わるときに発生する音で本製品の異常ではありません。

❼幹線ケーブル 1 の U 相および W 相に逆潮流防止用 CT を設置し※6、AC_CT ケーブルを接続してください。
❽外付け太陽光発電ケーブルの U 相に外部 PV 電力監視用 CT を設置し※6、PV_CT ケーブルを接続してください。
❾標準分電盤のアース端子を使用し、PCS_FG 線を C 種接地してください。

■配線例：蓄電システム一次送り配線

一般家電製品
主幹ブレーカパワーコン
ディショナから

切

外付け太陽光発電用ブレーカ
から分岐ブレーカ

アース端子

５ 外付け
太陽光発電
ケーブル

パワーコン
パワーコンディショナからディショナから

７ 逆潮流防止用CT ３ 分電盤通信/AC_CTケーブル
ケーブル
パワーコン
ディショナから

一般家電製品

Ｃ種接地※1:中継 BOX は、中継ケーブル(自動切替開閉器～中継 BOX 間)の配線長(1.5m)を考慮して設置してください。
※2:自動切替開閉器および中継 BOX は付属の木ネジで固定してください。蓄電システム用ブレーカは調達品の指定に従って固定してください。

６ 幹線
ケーブル1

幹線ケーブル2

主幹ブレーカ

標準分電盤

自動切替開閉器「負荷側端子台」へ

標準分電盤

プラボックス

８ 外部PV電力
監視用CT/PV_CT
ケーブル■配線例：蓄電システム二次送り配線
契約ブレーカから

LK
切

２ 幹線
ケーブル3外付け太陽光発電用ブレーカ
から

外部PV電力 ５ 外付け
８監視用CT
太陽光発電/PV_CT
ケーブル
ケーブル

契約ブレーカから

６ 幹線
ケーブル1

中継ボックス

一般家電製品

切

自動切替開閉器
アース端子Ｃ種接地

９ PCS_FG線

蓄電システム用ブレーカ

４ 中継ケーブル

３ 分電盤通信ケーブル

標準分電盤
主幹ブレーカ１ 系統/自立ケーブル

主幹ブレーカから

パワーコンディショナから分岐ブレーカ

2自動切替開閉器

切一般家電製品２ 幹線
ケーブル2パワーコンディショナから※1:各ケーブルは、自動切替開閉器の配線前にプラボックスもしくは標準分電盤内に予め引き込んでください。
※2:ケーブルは「カチッ」と音がするまでしっかりと差し込んでください。
※3:「分電盤」と表記されたシール側を中継 BOX の PCS 側に接続してください。
※4:FG 線分岐側を中継 BOX に接続してください。
※5:外付太陽光パワーコンディショナ併設時のみ配線してください。
※6:全ての CT の L 側が、電力会社側を示す向きに取付けらけれていることを確認してください。

一般家電製品

切

中継ボックス２ 幹線
ケーブル2パワーコンディショナから７ 逆潮流防止用CT/AC_CTケーブル

２分岐ブレーカ

プラボックス

切

一般家電製品

系統側
端子台

プラボックス

プラボックス

４ 中継ケーブル(1.5m)

中継用アース端子台

Ｃ種接地

９ PCS_FG線

１ 系統/自立ケーブル

パワーコンディショナへ

２．蓄電システム二次送り配線の場合【８】標準単線結線図
１．蓄電システム一次送り配線の場合

系統 単相3線 100/200V

系統 単相3線 100/200V

新 プラボックス

契約ブレーカ※この配線において契約ブレーカ (MCCB) は省略可能です。

標準分電盤

契約ブレーカ※必ず契約ブレーカの有無を確認してください。
契約ブレーカがない場合は、配線用遮断器（ MCCB ）の設置が必須になります。

L中継BOX

PVパワコン

家庭負荷

蓄電システム用
ブレーカ (ELCB)
30AT

PCS 側

家庭
負荷

家庭
負荷

負荷側
端子台

切替M
･FG

家庭
負荷

新 プラボックス

中継用アース端子台
C種接地

・・・

太陽電池架台蓄電システム用ブレーカ(ELCB もしくは MCCB)
30AT

・・・

PCS 側

家庭
負荷

太陽電池

④ 系統/自立ケーブル⑫ AC_CT ケーブル

⑨ 分電盤通信ケーブル

家庭負荷

家庭負荷

家庭
負荷

ベースプレートへ
中継用アース端子台④ 系統/自立ケーブル

C種接地

C種接地
⑪ リモコンケーブル⑪ リモコンケーブル
BT系統/自立V2H

DIST

AC

交流系

V2H

BT

BT_FG

E

太陽電池架台

蓄電池ユニットを増設する場合

蓄電池ユニットを増設する場合

V2H

BT_FG

増設電池電力V2H_FG

増設BT_FG⑮ V2H_FG 線

V2H 通信V2Hスタンド

BT通信

BT通信(増設)㉓ 蓄電池
増設電力ハーネス㉔ 増設BT_FG線㉕ 蓄電池
増設通信ハーネス

蓄電池ユニット(ES-T3S＊[4.9 kWh]
/ES-T3M＊[7.4 kWh])

車両

増設電池電力BT

V2H
充放電コネクタ
ケーブル

BT_FG

増設BT_FGV2H 通信増設BT_FG
BT通信(増設)

V2Hスタンド増設蓄電池ユニット(ES-T3L＊[4.9 kWh]
/ES-T3X＊[7.4 kWh])

BT通信
増設電池電力V2H_FG⑮ V2H_FG 線

BT

BT通信(増設)㉓ 蓄電池
増設電力ハーネス㉔ 増設BT_FG線㉕ 蓄電池
増設通信ハーネス

蓄電池ユニット(ES-T3S＊[4.9 kWh]
/ES-T3M＊[7.4 kWh])

C種接地

V2Hセパレート型システム(ES-T3P＊ / ES-T3PL＊)

V2Hポッド充放電コネクタケーブル

V2Hポッド_FG
V2H ポッド
通信1
通信2
通信3
通信4

V2Hポッド

⑯ V2H ポッドケーブル⑰ V2H ポッド _FG線⑲～㉒ V2H ポッド
通信ケーブル 1～4

V2HポッドV2Hポッド_FG
V2H ポッド
通信1
通信2
通信3
通信4

V2H
V2H_FGV2H 通信V2HスタンドV2Hポッド_FG
V2H ポッド通信1
通信2
通信3通信4⑮ V2H_FG 線

車両

V2Hポッド充放電コネクタケーブル

V2Hポッド

⑯ V2H ポッドケーブル⑰ V2H ポッド _FG線⑲～㉒ V2H ポッド
通信ケーブル 1～4V2Hポッド
V2Hポッド_FG
V2H ポッド
通信1通信2通信3通信4V2H
V2H_FGV2H 通信V2Hスタンド⑮ V2H_FG 線

車両

C種接地

C種接地

3

増設電池電力増設BT_FG
BT通信(増設)

増設蓄電池ユニット(ES-T3L＊[4.9 kWh]
/ES-T3X＊[7.4 kWh])

C種接地

V2Hセパレート型システム(ES-T3P＊ / ES-T3PL＊)⑩ 蓄電池通信ケーブル⑦ PCS_FG 線

PV4

V2H一体型システム(ES-T3V＊)

太陽電池架台充放電コネクタケーブル

PV3⑤ PVケーブル１～４C種接地

V2H一体型システム(ES-T3V＊)
車両

PV2⑱ V2H 通信ケーブル

E接地系

PV1⑧ BT_FG 線

BT_FG⑱ V2H 通信ケーブル

BT

太陽電池

太陽電池

太陽電池

⑤ PVケーブル１～４C種接地

V2H

直流系

⑩ 蓄電池通信ケーブル

PV4⑧ BT_FG 線

PV3⑥ 蓄電池ケーブル

PV2接地系⑭ V2H ケーブル

PV1

⑦ PCS_FG 線

直流系

室内リモコン（ES-R6＊）

パワーコンディショナ（ ES-T3＊)

室内リモコン（ES-R6＊）

通信系

パワーコンディショナ（ ES-T3＊)

REMOTE⑥ 蓄電池ケーブル

REMOTE⑭ V2H ケーブル

交流系

PV

太陽電池

AC

太陽電池

DIST

太陽電池

V2H

PV

通信系

太陽電池

BT

系統/自立

太陽電池

太陽電池架台

⑬ PV_CT ケーブル

太陽電池

太陽電池
C種接地

新新

ベースプレートへ・・・

単相3線 100/200V

中継BOX

PVパワコン・・・

主幹ブレーカ(ELCB)
90A以下 / 3P3E /逆接続可能型⑨ 分電盤通信ケーブル

系統新系統

負荷側
端子台

切替M
･FG
新

外付け太陽光発電⑫ AC_CT ケーブル

外付け太陽光発電

主幹ブレーカ (ELCB)
単相3線 100/200V

新自動切替開閉器（ES-B8T)

外付け太陽光発電用
ブレーカ

制御回路

新 中継ケーブル

外付け太陽光発電用
ブレーカ

系統側
端子台

制御回路

新標準分電盤② 逆潮流防止用 CT③ 外部PV電力
監視用 CT

自動切替開閉器（ES-B8T)③ 外部PV電力
監視用 CTL

新 中継ケーブル

系統側
端子台

K

⑬ PV_CT ケーブルL

② 逆潮流防止用 CT

太陽電池

K

K

外部PV
PCS 側
端子台

K

外部PV
PCS 側
端子台

L

【９】標準接続図

２．蓄電システム二次送り配線の場合

１．蓄電システム一次送り配線の場合

注）主幹ブレーカの定格電流が60Aより大きい場合は大電流の端子台を使うなどして、接続点を別に設けてください。

幹線ケーブル２

家庭負荷

分岐ブレーカ

K

中継BOX

中継BOX

蓄電システム用ブレーカ

※入入

家庭負荷入

入

入

幹線ケーブル１
外付け太陽光発電ケーブル

ー蓄電池ブレーカ- +⑥ 蓄電池ケーブルz

V2H一体型システム(ES-T3V＊)

電源 充電/放電太陽光発電
自立運転点検 リセット

端子台

ー ＋空き ー ＋太陽電池

太陽電池端子台ー ＋FG ー ＋V2Hポッド＋ー＋ー

系統/自立E U NW

AC PV
BT V2H DIST CT CT REMOTE

＋C種接地

C種接地

室内リモコン (ES-R6＊)- +⑥ 蓄電池ケーブル

V2H一体型システム(ES-T3V＊)V2Hセパレート型システム(ES-T3P＊ / ES-T3PL＊)V2HスタンドV2Hスタンド

太陽電池

ネットワーク⑲ V2Hポッド通信ケーブル1㉑ V2Hポッド通信ケーブル3⑳ V2Hポッド通信ケーブル2z㉒ V2Hポッド通信ケーブル4

C種接地⑯ V2Hポッドケーブル

太陽電池架台太陽電池⑰ V2Hポッド_FG線V2H ブレーカ

端子台ー ＋

空き ー ＋

端子台ー ＋

FG ー ＋

⑭ V2H
ケーブル

C種接地

C種接地

【１１】点検コード／主な点検方法と対処方法【１２】仕様下記以外については本体の工事説明書をご確認ください。
● 蓄電システム用ブレーカの据付位置については、上述「３．自動切替開閉器、中継 BOX、蓄電システム用ブレーカの設置」で設置した場所を確認してください。
● 自動切替開閉器を設置する場合、「連系運転用ブレーカ」の設置はありません。本体工事説明書に記載された手順は対象外となります。

下記以外については本体の工事説明書をご確認ください。

■自動切替開閉器

対処方法
自動切替開閉器の温度が動作範囲を超えている可能性があります。
・温度が動作範囲に戻ると、自動的に復帰します。
↓10 分程度経過しても自動復帰しない場合は、自動切替開閉器の「復帰ボタン」を短押ししてください。

型番
外形寸法
本体質量
定格電圧
定格電流
投数/極数
使用温度範囲V2HポッドV2H ブレーカ【１０】蓄電システムの試運転/蓄電システムの基本操作

自動切替開閉器
過熱警告

蓄電池ブレーカ⑧ BT_FG線

ルーター等

BF306

(ES -T3L＊[4.9 kWh] /ES -T3X＊[7.4 kWh])⑩ 蓄電池通信ケーブル

端子台

エラー内容

増設蓄電池ユニット(ES -T3S＊[4.9 kWh] /ES -T3M＊[7.4 kWh])

ー ＋点検コード

C種接地⑦ PCS_FG線

太陽電池

⑭ V2H
ケーブル
⑮ V2H_FG線

太陽電池架台V2H ブレーカ⑮ V2H_FG線z

C種接地

V2Hスタンド＋ー太陽電池

⑱ V2H通信ケーブル⑭ V2Hケーブル

太陽電池

ネットワーク

太陽電池架台V2Hセパレート型システム(ES-T3P＊ / ES-T3PL＊)V2HスタンドV2H ブレーカ

太陽電池

C種接地

⑩ 蓄電池通信ケーブル

太陽電池④ 系統/自立ケーブル

蓄電池ユニット
太陽電池⑧ BT_FG線ルーター等

入

家庭負荷

V2H BTBT
ー ＋ ー ＋ FG

⑭ V2Hケーブル

室内リモコン (ES-R6＊)⑦ PCS_FG線⑱ V2H通信ケーブル

LANケーブル

電源 充電/放電太陽光発電
自立運転点検 リセット

盤

⑤ PVケーブル1～4C種接地(ES -T3S＊[4.9 kWh] /ES -T3M＊[7.4 kWh])

LANケーブル

太陽電池架台⑤ PVケーブル1～4z

太陽電池㉓ 蓄電池増設電力ハーネス＋

PV1 PV2 PV3 PV4・・・㉔ 増設BT_FG線

AC PV
BT V2H DIST CT CT REMOTE

蓄電池ユニット
太陽電池

分岐ブレーカ入電(ES -T3L＊[4.9 kWh] /ES -T3X＊[7.4 kWh])㉕ 蓄電池増設通信ハーネス＋ー系統/自立E U NW

⑫ AC_CTケーブル＋ー分パワーコンディショナ(ES-T3＊)

増設蓄電池ユニット⑨ 分電盤通信ケーブル＋ーV2H BTBT
ー ＋ ー ＋ FG

⑬ PV_CTケーブル

ー

家庭負荷

⑪ リモコンケーブル

PVパワコン④ 系統/自立ケーブル

パワーコンディショナ(ES-T3＊)

・・・

K③ 外部PV電力
監視用CT

外付け太陽光発電⑪ リモコンケーブル

PV1 PV2 PV3 PV4K

主幹ブレーカ準外付け太陽光発電用ブレーカ③ 外部PV電力
監視用CT

C種接地

PVパワコンL

中継ケーブル

外付け太陽光発電用ブレーカ

外付け太陽光発電

標

L㉔ 増設BT_FG線

入盤

K

中継ケーブル

蓄電システム用ブレーカ

幹線ケーブル２㉕ 蓄電池増設通信ハーネス

電L

自動切替開閉器(ES-B8T)【定格90A】

外付け太陽光発電ケーブル

スマートメーターを設置している場合

プラボックス︻現調品︼分L② 逆潮流防止用CT

幹線ケーブル１端子台

ー ＋⑱ V2H通信ケーブル

準契約ブレーカ またはMCCB（90AT以下/3P3E）※この配線において契約ブレーカ（MCCB）は省略可能です。

⑬ PV_CTケーブル

標WHWH

プラボックス【現調品】

主幹ブレーカスマートメーター⑫ AC_CTケーブル

スマートメーターを設置している場合

UN W⑨ 分電盤通信ケーブル

WHUN W⑮ V2H_FG線

WH

スマートメーター

自動切替開閉器(ES-B8T)【定格90A】

契約ブレーカ※必ず契約ブレーカの有無を確認してください。
契約ブレーカがない場合は、配線用遮断器（MCCB）の設置が必須になります。

⑱ V2H通信ケーブル

UN W⑮ V2H_FG線

UN W

系統 単相3線 100/200V② 逆潮流防止用CT

系統 単相3線 100/200V⑲ V2Hポッド通信ケーブル1㉑ V2Hポッド通信ケーブル3⑳ V2Hポッド通信ケーブル2㉒ V2Hポッド通信ケーブル4⑯ V2Hポッドケーブル⑰ V2Hポッド_FG線

ES-B8T
W 76 × H 160 × D 70 ( 突起部含まず )835 g
AC 200 V
90 A
単投 / 3P－ 5 ~ ＋ 40 ℃ニチコン株式会社

4