資料ＰＤ－５－１６ 改０

東海第二発電所
外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）（審査会合における指摘事項の回答）

平成29年9月1日
日本原子力発電株式会社
本資料のうち，は商業機密又は核物質防護の観点から公開できません1

指摘事項の回答(No.21)(1) 指摘事項
χ２（1，0.5）／2Tの導出過程を示すこと。
(2) 回 答
ランダム事象が発生する場合において，事象の発生頻度（一定期間に事象が発生する件数）は二項分布に従うとするのが一般的である。
また，事象の発生確率が小さい場合には，ポアソン分布での近似が可能である。
事象の発生頻度がポアソン分布に従う場合，その母平均λの100（1－α）％信頼区間はχ二乗分布を使用して，2(2 N ,12T)

22 ≦ ≦(2 N
2T2,2)（N：発生件数，T：期間）で表される※ 。
点推定値は，信頼上限及び信頼下限の平均の自由度をもつχ二乗分布の中央値を用いて，2(2 N 1,0.5)2Tで表される。
以上より，発生頻度が0件である場合における発生頻度は，発生件数N＝0として，2F(1,0.5)
2T0.2275
Tにより算出される。
※：別紙7.12

参考1「χ二乗分布を用いた方法による発生頻度の算出について」参照

2

指摘事項の回答(No.22)(1) 指摘事項
χ二乗分布を用いた方法により算出された確率値の保守性を説明すること。
(2) 回 答東海第二発電所の自衛隊機の「基地－訓練空域間往復時」の落下確率は，χ二乗分布を用いた方法のみで保守性を担保しているものではなく，以下のとおり確率値として保守性が含まれていることを確認している。
・全国平均の航空機落下確率※との比較により，χ二乗分布を用いた方法の保守性を確認※：全国の基地－訓練空域間往復時の落下事故件数（5件）及び全国の想定飛行範囲の面積を用いて評価した航空機落下確率項目

航空機落下確率（回／炉・年）

χ二乗分布を用いた方法による「百里基地－訓練空域間往復時」の落下確率

約3.81×10－８（＝0.2275件／20年／4,540km２×0.015199km２）

全国平均（全国の自衛隊基地を対象）による「基地－訓練空域間往復時」の落下確率

約2.16×10－８（＝5件／20年／175,720km２×0.015199km２）

・防衛省による原子力施設付近の上空の飛行をできる限り避ける指導等を踏まえ，実際には東海第二発電所の上空を飛行することはないが，想定飛行範囲内で一様の確率密度分布を用いることにより保守性が確保

3

指摘事項の回答(No.23)(1) 指摘事項
タービン建屋内の影響評価対象の詳細な位置関係とタービン建屋全域に対して影響評価を実施する考え方，また，標的面積の考え方を示すこと。
(2) 回 答【標的面積の考え方】
航空機落下評価及び航空機墜落による火災影響評価においては，「原子力発電所の外部火災影響評価ガイド（平成25年6月19日 原子力規制委員会決定）」の基準を踏まえクラス１及びクラス２に属する施設又はそれらを内包する建屋を影響評価対象とし，以下のとおりとした。
・原子炉建屋・タービン建屋・使用済燃料乾式貯蔵建屋
・海水ポンプ施設
・排気筒
１．総則
（中略）
本評価ガイドは、発電所敷地への航空機の墜落で発生する火災に対してより一層の安全性向上の観点から、その火災が発電所の敷地内で起こったとしても原子炉施設（本評価ガイドにおける「原子炉施設」は、安全機能を有する構築物、系統及び機器を内包するものに限る。）に影響を及ぼさないことを評価するものである。
4

指摘事項の回答(No.23)【タービン建屋内の影響評価対象施設の位置関係等】
タービン建屋内に位置する影響評価対象施設には，ＰＳ-２の主蒸気系及びＭＳ－２の放射性気体廃棄物処理系の隔離弁がある。
図のとおり，タービン建屋内の広範囲に位置していることから，タービン建屋全域に対して外部火災の影響を確認している。

図

タービン建屋平面図

5

2．指摘事項の回答（No.24）(1) 指摘事項
航空機と危険物タンクの重畳火災の対象設備の考え方を示すこと。
(2) 回 答・航空機墜落火災として想定する機種は，航空機墜落火災の評価結果より，最も熱影響が大きいF-15を選定
・危険物貯蔵施設等の火災として想定する設備は，F-15の墜落火災想定位置近傍にある「溶融炉灯油タンク」と「主変圧器」を選定・評価の結果，すべての評価結果が許容温度以下となることを確認

表 重畳評価結果
重畳評価の想定ケース

溶融炉灯油タンク及び F-15

主変圧器及び F-15

対象施設

評価温度
（℃）

許容温度
（℃）

原子炉建屋

141

海水ポンプ室

133

タービン建屋

135

排気筒

181

＜325

タービン建屋

195

＜200

＜200

図 航空機墜落位置と危険物貯蔵施設等の位置

62．指摘事項の回答（No.25）（1/3)
(1)

指摘事項
危険距離の導出・過程について整理して示すこと。

(2)

回 答
石油コンビナート以外の危険物貯蔵施設に対する評価において，影響評価対象施設（原子炉建屋等）のコンクリート表面温度が許容温度200℃となる時の危険物貯蔵施設から影響評価対象施設までの距離（危険距離）を算出する際の過程を示す。

7

2．指摘事項の回答（No.25）（2/3)○評価方法①危険輻射発散度の算出
火災が発生した時間から燃料が燃え尽きるまでの間，一定の輻射強度で外壁が昇温されるものとして，下記の一次元非定常熱伝導方程式の一般解の式よりコンクリート表面の温度が200℃となる輻射強度Ｅ（=危険輻射強度）を求める。

【一次元熱伝導方程式】
2Ｅ κｔ
Ｔ-Ｔ0=

λ1πexp -ｘ２
4κｔ-ｘerfc

2 κｔｘ
2 κｔ

（出典：伝熱工学，東京大学出版会）
Ｔ：許容温度(200℃),Ｔ０：初期温度(50℃)※,Ｅ：輻射強度(W／m２)
κ：ｺﾝｸﾘｰﾄ温度伝導率(=λ／ρＣｐ)(7.7E-07m２／s)
ρ：ｺﾝｸﾘｰﾄ密度(2,400kg／m３),Ｃp：ｺﾝｸﾘｰﾄ比熱(880J／kg／K)
λ：ｺﾝｸﾘｰﾄ熱伝導率(1.63W／m／K),ｔ：燃焼継続時間(28,701s)
ｘ：ｺﾝｸﾘｰﾄ壁表面深さ(0m)※：水戸地方気象台で観測された過去 10 年間の最高気温に保守性を持たせた値

8

2．指摘事項の回答（No.25）(3/3)
前回審査会合（8月10日）の資料には②，③の過程の記載なし。
②危険輻射強度となる形態係数の算出
火炎から任意の位置にある点（受熱点）の輻射強度は，輻射発散度に形態係数Φを掛けた値になる。
【輻射強度の算出式】
Ｅ＝Ｒｆ・Φ
Ｅ：輻射強度(W／m２)，Ｒｆ：輻射発散度(W／m２)，Φ：形態係数（出典：外部火災影響評価ガイド）
ここで，Ｒｆには危険物貯蔵施設の輻射発散度 23kW/m２を用いる。

③形態係数から危険距離の算出
順序②となる形態係数となる離隔距離Ｌを求める。このＬが「危険距離」となる。
【形態係数の算出式】（外部火災影響評価ガイドに記載）Φ=

1πｎｍtan-1

ただし ｍ＝２ｎ -1ＨＲ+ｍπ≒3 , ｎ＝ＬＲＡ-2ｎtan-1ｎ ＡＢ, Ａ＝ 1+ｎＡ ｎ－1
Ｂ ｎ＋1２+ｍ２-1ｎtan-1, Ｂ＝ 1-ｎｎ－1ｎ＋1２+ｍ２

Φ:形態係数，Ｌ:危険距離(m)，Ｈ:炎の高さ(m)，Ｒ:燃焼半径(m)（出典：外部火災影響評価ガイド）④危険距離の算出結果
上記より，危険距離は41mとなる。
森林火災による影響評価，燃料輸送車両の影響評価及び漂流船舶の影響評価についても，同様に算出過程がわかるように修正を行った。
9