東海第二発電所 工事計画審査資料

本資料のうち，枠囲みの内容は，営業秘密又は防護上の観点から公開できません

資料番号

工認-486 改 4

提出年月日

平成 30 年 9 月 4 日

日本原子力発電株式会社
東海第二発電所

工事計画審査資料

原子炉格納施設のうち
圧力低減設備その他の安全設備の放射性物質濃度制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備（原子炉建屋ガス処理系）（添付書類）

Ⅴ-1 説明書
Ⅴ-1-1 各発電用原子炉施設に共通の説明書
Ⅴ-1-1-4 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書
Ｖ-1-1-4-7 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（原子炉格納施設）
Ⅴ-1-1-4-7-21

設定根拠に関する説明書（原子炉建屋ガス処理系
系

Ⅴ-1-1-4-7-22

主要弁（常設））設定根拠に関する説明書（原子炉建屋ガス処理系
系

Ⅴ-1-1-4-7-23
Ⅴ-1-1-4-7-24
Ⅴ-1-1-4-7-25

非常用ガス再循環

非常用ガス再循環系排風機）

設定根拠に関する説明書（原子炉建屋ガス処理系
系

非常用ガス再循環

主配管（常設））設定根拠に関する説明書（原子炉建屋ガス処理系
系

非常用ガス再循環

非常用ガス再循環

非常用ガス再循環系フィルタトレイン）

設定根拠に関する説明書（原子炉建屋ガス処理系

非常用ガス処理系

主要弁（常設））Ⅴ-1-1-4-7-26

設定根拠に関する説明書（原子炉建屋ガス処理系

非常用ガス処理系

主配管（常設））Ⅴ-1-1-4-7-27

設定根拠に関する説明書（原子炉建屋ガス処理系

非常用ガス処理系

非常用ガス処理系排風機）
Ⅴ-1-1-4-7-28

設定根拠に関する説明書（原子炉建屋ガス処理系

非常用ガス処理系

非常用ガス処理系フィルタトレイン）
Ⅴ-6 図面
8

原子炉格納施設
8.3 圧力低減設備その他の安全設備
8.3.5 放射性物質濃度制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備
・原子炉格納施設 圧力低減設備その他の安全設備 放射性物質濃度制御設備及び可燃性
ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備に係る機器の配置を明示した図面（1／3）
【第 8-3-5-1 図】
・原子炉格納施設 圧力低減設備その他の安全設備 放射性物質濃度制御設備及び可燃性
ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備に係る機器の配置を明示した図面（2／3）
【第 8-3-5-2 図】
8.3.5.1 原子炉建屋ガス処理系 非常用ガス再循環系
・原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備の放射性物質濃度制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備（原子炉建屋ガス処理系 非常用ガス
再循環系）に係る主配管の配置を明示した図面（1／2）
【第 8-3-5-1-1 図】

1

・原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備の放射性物質濃度制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備（原子炉建屋ガス処理系 非常用ガス
再循環系）に係る主配管の配置を明示した図面（2／2）
【第 8-3-5-1-2 図】
・原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備の放射性物質濃度制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備（原子炉建屋ガス処理系 非常用ガス
再循環系）の系統図（1／2）（設計基準対象施設）【第 8-3-5-1-3 図】
・原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備の放射性物質濃度制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備（原子炉建屋ガス処理系 非常用ガス
再循環系）の系統図（2／2）（重大事故等対処設備）【第 8-3-5-1-4 図】
・原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備の放射性物質濃度制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備（原子炉建屋ガス処理系 非常用ガス
再循環系）の構造図 非常用ガス再循環系排風機【「非常用ガス再循環系排風機」は，昭和 51 年 6 月 2 日付け 51 資庁第 3467 号にて認可された工事計画書の添付図面「第 3-2 図 非常用ガス再循環系排風機外形図」による】
・原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備の放射性物質濃度制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備（原子炉建屋ガス処理系 非常用ガス
再循環系）の構造図 非常用ガス再循環系フィルタトレイン【「非常用ガス再循環系フィルタトレイン」は，昭和 51 年 11 月 27 日付け建建発第 112 号
にて届け出した工事計画書の添付図面「第 7-4 図 非常用ガス再循環系フィルタトレイ
ン外形図」による】
8.3.5.2 原子炉建屋ガス処理系 非常用ガス処理系
・原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備の放射性物質濃度制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備（原子炉建屋ガス処理系 非常用ガス処理系）に係る主配管の配置を明示した図面（1／2）
【第 8-3-5-2-1 図】
・原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備の放射性物質濃度制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備（原子炉建屋ガス処理系 非常用ガス処理系）に係る主配管の配置を明示した図面（2／2）
【第 8-3-5-2-2 図】
・原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備の放射性物質濃度制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備（原子炉建屋ガス処理系 非常用ガス処理系）の系統図（1／2）（設計基準対象施設）【第 8-3-5-2-3 図】

2

・原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備の放射性物質濃度制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備（原子炉建屋ガス処理系 非常用ガス処理系）の系統図（2／2）（重大事故等対処設備）【第 8-3-5-2-4 図】
・原子炉格納施設 圧力低減設備その他の安全設備 放射性物質濃度制御設備及び可燃性
ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備（原子炉建屋ガス処理系 非常用ガス処理系）の構造図 非常用ガス処理系排風機【第 8-3-5-2-5 図】
・原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備の放射性物質濃度制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備（原子炉建屋ガス処理系 非常用ガス処理系）の構造図 非常用ガス処理系フィルタトレイン【「非常用ガス処理系フィルタトレイン」は，昭和 51 年 11 月 27 日付け建建発第 112 号にて届け出した工事計画書の添付図面「第 7-6 図 非常用ガス処理系フィルタトレイン外形図」による】3

Ⅴ-1-1-4-7-21 設定根拠に関する説明書

NT2 補② Ⅴ-1-1-4-7-21 R0（原子炉建屋ガス処理系 非常用ガス再循環系 主要弁（常設））

4

名

称

SB2-7A，B

最 高 使 用 圧 力

MPa

0.014

最 高 使 用 温 度

℃

86

個

−

2

数

【設定根拠】（概要）
・設計基準対象施設
SB2-7A，B は，主配管「非常用ガス再循環系フィルタトレイン〜非常用ガス処理系分岐点〜
SB2-12A 及び SB2-13A，B」上に設置される通常閉の弁である。SB2-7A，B は，非常用ガス再循
環系起動信号により開する。
SB2-7A，B は，設計基準対象施設として，原子炉建屋内空気を再循環する際の流路に使用する。

NT2 補② Ⅴ-1-1-4-7-21 R0

1.

最高使用圧力の設定根拠
設計基準対象施設として使用する SB2-7A，B の最高使用圧力は，主配管「非常用ガス再循環系フィルタトレイン〜非常用ガス処理系分岐点〜SB2-12A 及び SB2-13A，B」の最高使用圧力と同じ 0.014 MPa とする。

2.

最高使用温度の設定根拠
設計基準対象施設として使用する SB2-7A，B の最高使用温度は，主配管「非常用ガス再循環系フィルタトレイン〜非常用ガス処理系分岐点〜SB2-12A 及び SB2-13A，B」の最高使用温度と同じ 86 ℃とする。

3.

個数の設定根拠
設計基準対象施設として使用する SB2-7A，B は，原子炉建屋内空気を再循環するために 2個設置する。

1

5

名

称

SB2-12A

最 高 使 用 圧 力

MPa

0.014

最 高 使 用 温 度

℃

86

個

−

1

数

【設定根拠】（概要）
・設計基準対象施設
SB2-12A は，主配管「非常用ガス再循環系フィルタトレイン〜非常用ガス処理系分岐点〜
SB2-12A 及び SB2-13A，B」上に設置される通常閉の弁である。SB2-12A は，非常用ガス再循環
系起動信号により開する。
SB2-12A は，設計基準対象施設として，原子炉建屋内空気を再循環する際の流路に使用する。
1.

最高使用圧力の設定根拠

NT2 補② Ⅴ-1-1-4-7-21 R0

設計基準対象施設として使用する SB2-12A の最高使用圧力は，主配管「非常用ガス再循環系フィルタトレイン〜非常用ガス処理系分岐点〜SB2-12A 及び SB2-13A，B」の最高使用圧力と同じ 0.014 MPa とする。
2.

最高使用温度の設定根拠
設計基準対象施設として使用する SB2-12A の最高使用温度は，主配管「非常用ガス再循環系フィルタトレイン〜非常用ガス処理系分岐点〜SB2-12A 及び SB2-13A，B」の最高使用温度と同じ 86 ℃とする。

3.

個数の設定根拠
設計基準対象施設として使用する SB2-12A は，原子炉建屋内空気を再循環するために 1 個
設置する。

2

6

名

称

SB2-13A，B

最 高 使 用 圧 力

MPa

0.014

最 高 使 用 温 度

℃

86

個

−

2

数

【設定根拠】（概要）
・設計基準対象施設
SB2-13A，B は，主配管「非常用ガス再循環系フィルタトレイン〜非常用ガス処理系分岐点〜SB2-12A 及び SB2-13A，B」上に設置される通常閉の弁である。SB2-13A，B は，非常用ガス
再循環系起動信号により開する。
SB2-13A，B は，設計基準対象施設として，原子炉建屋内空気を再循環する際の流路に使用

NT2 補② Ⅴ-1-1-4-7-21 R0

する。
1.

最高使用圧力の設定根拠
設計基準対象施設として使用する SB2-13A，B の最高使用圧力は，主配管「非常用ガス再循
環系フィルタトレイン〜非常用ガス処理系分岐点〜SB2-12A 及び SB2-13A，B」の最高使用圧
力と同じ 0.014 MPa とする。

2.

最高使用温度の設定根拠
設計基準対象施設として使用する SB2-13A，B の最高使用温度は，主配管「非常用ガス再循
環系フィルタトレイン〜非常用ガス処理系分岐点〜SB2-12A 及び SB2-13A，B」の最高使用温度と同じ 86 ℃とする。

3.

個数の設定根拠
設計基準対象施設として使用する SB2-13A，B は，原子炉建屋内空気を再循環するために 2個設置する。

37

Ⅴ-1-1-4-7-22 設定根拠に関する説明書

NT2 補① Ⅴ-1-1-4-7-22 R1（原子炉建屋ガス処理系 非常用ガス再循環系 主配管（常設））8原子炉建屋空気取入口弁
名称〜
非常用ガス再循環系フィルタトレイン

最

高

使

用

圧

力

MPa

0.014

最

高

使

用

温

度

℃

72

径

mm

406.4，609.6

外【設定根拠】（概要）

本配管は，原子炉建屋空気取入口弁から非常用ガス再循環系フィルタトレインを接続する配管であり，設計基準対象施設及び重大事故等対処設備として，事故時に原子炉建屋原子炉棟内空気を再循環処理するために設置する。
1.

最高使用圧力の設定根拠

NT2 補① Ⅴ-1-1-4-7-22 R1

設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用圧力は，原子炉格納容器隔離弁閉鎖圧力が13.7 kPa 以下であるため，0.014 MPa とする。

本配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，0.014 MPa とする。
2.

最高使用温度の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用温度は，原子炉建屋原子炉棟の環境温度
66 ℃を考慮して 72 ℃とする。

本配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，72 ℃とする。
3.

外径の設定根拠
本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する非常用ガス再循環系排風機の容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する非常用ガス再循環系排風機の容量が設計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様であるため，本配管の外径は，メー
カ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮し選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，406.4 mm, 609.6 mm とする。

19

改造配管の外径は，エロージョン，圧力損失・施工性等を考慮し，先行プラントの配管
実績に基づいた標準流速を目安に選定し，609.6 mm とする。
流路面積

流量

流速＊

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

（mm）

（mm）

（A）

2

（m ）

3

（m/s）

609.6

9.5

600

0.27395

外径

厚さ

Ａ

呼び径

（m /h）

標準流速（m/s）

注記 ＊：流速及びその他のパラメータとの関係は以下のとおりとする。

Ｃ＝p・

Ａ

・Ｂ

2

Ｄ
・Ｃ

NT2 補① Ⅴ-1-1-4-7-22 R1

Ｅ＝

・

2

10

非常用ガス再循環系フィルタトレイン〜
名称

非常用ガス処理系分岐点〜
SB2-12A 及び SB2-13A，B

最

高

使

用

圧

力

MPa

0.014

最

高

使

用

温

度

℃

86

径

mm

355.6，609.6

外【設定根拠】（概要）

本配管は，非常用ガス再循環系フィルタトレインから非常用ガス処理系分岐点を介して SB2-12A
及び SB2-13A，B を接続する配管であり，設計基準対象施設及び重大事故等対処設備として，事故時に原子炉建屋原子炉棟内の空気を再循環処理するために設置する。
1.

最高使用圧力の設定根拠

NT2 補① Ⅴ-1-1-4-7-22 R1

設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用圧力は，主配管「原子炉建屋空気取入口弁〜非常用ガス再循環系フィルタトレイン」の使用圧力と同じ 0.014 MPa とする。

本配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，0.014 MPa とする。
最高使用温度の設定根拠

2.

設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用温度は，非常用再循環系フィルタトレイン
ヒータの設定温度 72 ℃を上回る 86 ℃とする。

本配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，86 ℃とする。
3.

外径の設定根拠
本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する非常用ガス再循環系排風機の容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する非常用ガス再循環系排風機の容量が設計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様であるため，本配管の外径は，メー
カ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮し選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，609.6 mm とする。

311

改造配管の外径は，エロージョン，圧力損失・施工性等を考慮し，先行プラントの配管
実績に基づいた標準流速及び許容最高流速を目安に選定し，355.6 mm， 609.6 mm とする。
流路面積

流量

流速＊2

Ｃ

Ｄ

Ｅ

（A）

（m2）

（m3/h）

（m/s）

9

350

0.089519600

0.27488

外径

厚さ

Ａ

Ｂ

（mm）

（mm）

355.6

609.6

呼び径

標準流速
（m/s）

注記 ＊1：標準流速を超えるが，許容最高流速の目安音速以下であり問題ない。
＊2：流速及びその他のパラメータとの関係は以下のとおりとする。

NT2 補① Ⅴ-1-1-4-7-22 R0E

Ｃ＝p・
Ｅ＝

・

Ａ

・Ｂ

2

Ｄ
・Ｃ

4

12

Ⅴ-1-1-4-7-23 設定根拠に関する説明書（原子炉建屋ガス処理系

NT2 補① Ⅴ-1-1-4-7-23 R0

非常用ガス再循環系 非常用ガス再循環系排風機）

13

名

称
量 m3/h/個

容
原

非常用ガス再循環系排風機

動

機

出

個

力

kW/個

数

−

17000 以上（17000）

2【設定根拠】（概要）
・設計基準対象施設
非常用ガス再循環系排風機は，原子炉建屋原子炉棟内の空気を再循環し，放射性よう素・粒
子状核分裂生成物をフィルタを通して除去するために設置する。
また，非常用ガス再循環系排風機は，工学的安全施設作動回路からの信号により，自動的に常用の換気空調系を隔離し起動するとともに，原子炉建屋内空気の500 ％を1日で処理する能力を持ち，非常用所内電源に接続し外部電源喪失時でも運転制御が可能な設計とする。
・重大事故等対処設備
重大事故等時に，原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備の放射性物質濃度制NT2 補① Ⅴ-1-1-4-7-23 R0

御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備（原子炉建屋ガス処理系 非常
用ガス再循環系）として使用する非常用ガス再循環系排風機は，以下の機能を有する。
非常用ガス再循環系排風機は，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉建屋その他の原子炉格納容器から漏えいする気体状の放射性物質を格納するための施設（以下「原子炉建屋等」という。
）の水素爆発による損傷を防止する必要がある場合には，水素爆発による原子炉
建屋等の損傷を防止するために設置する。
系統構成は，原子炉格納容器から原子炉建屋等へ漏えいする水素等を含む気体を吸引し，粒子用高効率フィルタ及びよう素用チャコールフィルタで構成される非常用ガス再循環系フィルタトレインを通じて放射性物質を低減させ，非常用ガス再循環系排風機及び非常用ガス処理
系排風機を介して主排気筒に隣接する非常用ガス処理系排気筒から排出することにより原子炉建屋等に水素が滞留しない設計とする。
1.

容量の設定根拠
設計基準対象施設として使用する非常用ガス再循環系排風機の容量は，原子炉建屋空間容積（間仕切壁，機器，配管の容積を除いた値）を500 ％/dで処理できる容量とし，17000 m3/h/個以上とする。
非常用ガス再循環系排風機を重大事故等時において使用する場合の容量は，設計基準対象施設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，17000 m3/h/個以上とする。
公称値については要求される容量と同じ 17000 m3/h/個とする。

1

14

2.

原動機出力の設定根拠
設計基準対象施設として使用する非常用ガス再循環系排風機の原動機出力は，風量が 17000
m3/h の時の軸動力を基に設定する。
−１

ＰＴ１ Ｑ１
１ 6 10４ＬTηT /100

Ｌ

ＰＴ２
ＰＴ１

−１
Ｐ
・・・・ S2 ＞1.03のとき
ＰS1

ηＴ/100Ｑ1
6 10 4

ＰＳ２−ＰＳ１ ＋ｐｄ２−ｐｄ１
ηT ／100

Ｐ・・・ S2 ≦ 1.03のとき
ＰS1（引用文献：日本工業規格 ＪＩＳ Ｂ ８３３０（2000） 「送風機の試験及び検査方法」）
Ｌ： 軸動力（kW）

ＬＴ ： 全圧空気動力（kW）
： 比熱比

＝1.4

NT2 補① Ⅴ-1-1-4-7-23 R0

3

Ｑ1 ： 吸込空気量（m /min）＝17000／60

ＰＴ2 ： 吸出し口送風機絶対全圧（Pa［abs］）＝

ＰＴ1 ： 吸込口送風機絶対全圧（Pa［abs］）＝

ＰＳ2 ： 吐出し口送風機絶対静圧（Pa［abs］）＝

ＰＳ1 ： 吸込口送風機絶対静圧（Pa［abs］）＝

ｐｄ2 ： 吸出し口動圧（Pa）＝

ｐｄ1 ： 吸込口動圧（Pa）＝

ηＴ ：全圧効率（％）（設計計画値）

＝

PＳ2
Ｐ
S2
Ｐ
PＳ1
S1
1.4
1.4−1

Ｌ
L

1.03より
(

)

17000
60

1.4−1
1.4

6 10 4−1≒／100

上記から，非常用ガス再循環系排風機の原動機出力は，軸動力

kW

kW を上回る出力とし，kW/個とする。

非常用ガス再循環系排風機を重大事故等時において使用する場合の原動機出力は，設計基準
対象施設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，kW/個とする。

2

15

3.

個数の設定根拠
非常用ガス再循環系排風機（原動機含む）は，設計基準対象施設として原子炉建屋原子炉棟
内の空気を再循環し，放射性よう素・粒子状核分裂生成物をフィルタを通して除去するために各フィルタトレインに 1 個ずつ，計 2 個設置する。
非常用ガス再循環系排風機（原動機含む）は，設計基準対象施設として各フィルタトレイン

NT2 補① Ⅴ-1-1-4-7-23 R0Eに 1 個ずつ，計 2 個設置しているものを重大事故等対処設備として使用する。

316

Ⅴ-1-1-4-7-24 設定根拠に関する説明書（原子炉建屋ガス処理系

NT2 補① Ⅴ-1-1-4-7-24 R0

非常用ガス再循環系 非常用ガス再循環系フィルタトレイン）

17

名
種

称

非常用ガス再循環系フィルタトレイン

類−

粒子用高効率フィルタ

よう素用チャコールフィルタ

効

単

体

％

99.97 以上

以上

率

総

合

％

以上

90 以上

数

−

個

2

【設定根拠】（概要）
・設計基準対象施設
非常用ガス再循環系フィルタトレインは，原子炉冷却材喪失時に原子炉格納容器から原子炉建屋に漏えいした放射性よう素・粒子状核分裂生成物及び燃料集合体が落下して破損時に原子
炉建屋原子炉棟に放出された放射性よう素・粒子状分裂生成物を除去するために設置する。
・重大事故等対処設備
重大事故等時に，原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備の放射性物質濃度制NT2 補① Ⅴ-1-1-4-7-24 R1

御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備（原子炉建屋ガス処理系 非常
用ガス再循環系）として使用する非常用ガス再循環系フィルタトレインは，以下の機能を有する。
非常用ガス再循環系フィルタトレインは，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉
建屋その他の原子炉格納容器から漏えいする気体状の放射性物質を格納するための施設（以下「原子炉建屋等」という。
）の水素爆発による損傷を防止する必要がある場合には，水素爆発による当該原子炉建屋等の損傷を防止するために設置する。
系統構成は，原子炉格納容器から原子炉建屋原子炉棟内へ漏えいする水素等を含む気体を吸引し，粒子用高効率フィルタ及びよう素用チャコールフィルタで構成される非常用ガス再循環系フィルタトレインを通じて放射性物質を低減させ，非常用ガス再循環系排風機及び非常用ガ
ス処理系排風機を介して主排気筒に隣接する非常用ガス処理系排気筒から排出することにより原子炉建屋原子炉棟内に水素が滞留しない設計とする。
1.

効率の設定根拠1.1 粒子用高効率フィルタ
1.1.1 単体効率の設定根拠
粒子用高効率フィルタの単体効率は，「放射性エアロゾル用高性能エアフィルタ」（ＪＩ
Ｓ Ｚ ４８１２（1995））において規定されている99.97 ％以上（直径0.5 μm以上の粒子に対して）とする。

118

1.1.2 総合効率の設定根拠
粒子用高効率フィルタの総合効率は，粒子用高効率フィルタをフィルタユニットに装着した使用状態において，粒子用高効率フィルタを通らない空気（バイパスリーク）も考慮した微粒子の除去効率であり，％以上とする。

1.2 よう素用チャコールフィルタ
1.2.1 単体効率の設定根拠
よう素用チャコールフィルタの単体効率は，よう素用チャコールフィルタに要求される総合効率を確保するため，％以上（相対湿度80 ％以下，温度60 ℃以下において，無機・

有機よう素に対して）とする。
1.2.2 総合効率の設定根拠
よう素用チャコールフィルタの総合効率は，よう素用チャコールフィルタをフィルタユニ

NT2 補① Ⅴ-1-1-4-7-24 R0E

ットに装着した使用状態において，よう素用チャコールフィルタを通らない空気（バイパスリーク）も考慮した放射性よう素の除去効率であり，90 ％以上（相対湿度80 ％以下，温度
60 ℃以下において，無機・有機よう素に対して）とする。

2.

個数の設定根拠
非常用ガス再循環系フィルタトレインは，設計基準対象施設として原子炉冷却材喪失時に原子炉格納容器から原子炉建屋に漏えいした放射性よう素・粒子状核分裂生成物及び燃料集合体の落下時に原子炉建屋に放出された放射性よう素・粒子状分裂生成物を除去するために 2 個設置する。

非常用ガス再循環系フィルタトレインは，原子炉建屋等の水素爆発による損傷を防止する必要がある場合には，水素爆発による当該原子炉建屋等の損傷を防止するために，設計基準対象施設として 2 個設置しているものを重大事故等対処設備として使用する。

219

Ⅴ-1-1-4-7-25 設定根拠に関する説明書

NT2 補② Ⅴ-1-1-4-7-25 R0（原子炉建屋ガス処理系 非常用ガス処理系 主要弁（常設））

20

名

称

SB2-9A，B

最 高 使 用 圧 力

MPa

0.014

最 高 使 用 温 度

℃

86

個

−

2

数

【設定根拠】（概要）
・設計基準対象施設
SB2-9A，B は，主配管「非常用ガス処理系分岐点〜非常用ガス処理系フィルタトレイン」上に設置される通常閉の弁である。SB2-9A，B は，非常用ガス処理系起動信号により開する。
SB2-9A，B は，設計基準対象施設として，非常用ガス再循環系で処理されたガスの一部を再度処理して外部に排出する際の流路に使用する。
1.

最高使用圧力の設定根拠

NT2 補② Ⅴ-1-1-4-7-25 R0

設計基準対象施設として使用する SB2-9A，B の最高使用圧力は，主配管「非常用ガス処理系
分岐点〜非常用ガス処理系フィルタトレイン」の最高使用圧力と同じ 0.014 MPa とする。
2.

最高使用温度の設定根拠
設計基準対象施設として使用する SB2-9A，B の最高使用温度は，主配管「非常用ガス処理系
分岐点〜非常用ガス処理系フィルタトレイン」の最高使用温度と同じ 86 ℃とする。

3.

個数の設定根拠
設計基準対象施設として使用する SB2-9A，B は，非常用ガス再循環系で処理されたガスの一部を再度処理して外部に排出するために 2 個設置する。

1

21

名

称

SB2-11A，B

最 高 使 用 圧 力

MPa

0.014

最 高 使 用 温 度

℃

86

個

−

2

数

【設定根拠】（概要）
・設計基準対象施設
SB2-11A，B は，主配管「非常用ガス処理系フィルタトレイン A〜非常用ガス処理系フィルタ
トレイン出口管合流点」及び「非常用ガス処理系フィルタトレイン B〜耐圧強化ベント系配管合流点」に設置される通常閉の弁である。SB2-11A，B は，非常用ガス処理系起動信号により開する。
SB2-11A，B は，設計基準対象施設として，非常用ガス再循環系で処理されたガスの一部をNT2 補② Ⅴ-1-1-4-7-25 R0

再度処理して外部に排出する際の流路に使用する。
1.

最高使用圧力の設定根拠
設計基準対象施設として使用する SB2-11A，B の最高使用圧力は，主配管「非常用ガス処理
系分岐点〜非常用ガス処理系フィルタトレイン」の最高使用圧力と同じ 0.014 MPa とする。

2.

最高使用温度の設定根拠
設計基準対象施設として使用する SB2-11A，B の最高使用温度は，主配管「非常用ガス処理
系分岐点〜非常用ガス処理系フィルタトレイン」の最高使用温度と同じ 86 ℃とする。

3.

個数の設定根拠
設計基準対象施設として使用する SB2-11A，B は，非常用ガス再循環系で処理されたガスの一部を再度処理して外部に排出するために 2 個設置する。

222

Ⅴ-1-1-4-7-26 設定根拠に関する説明書

NT2 補① Ⅴ-1-1-4-7-26 R1（原子炉建屋ガス処理系 非常用ガス処理系 主配管（常設））23非常用ガス処理系分岐点
名

称〜
非常用ガス処理系フィルタトレイン

最

高

使

用

圧

力

MPa

0.014

最

高

使

用

温

度

℃

86

径

㎜

355.6，457.2

外【設定根拠】（概要）

本配管は，非常用ガス処理系分岐点から非常用ガス処理系フィルタトレインを接続する配管であり，設計基準対象施設及び重大事故等対処設備として，非常用ガス再循環系で処理されたガスの一部を，再度当系統にて処理後，非常用ガス処理系排気筒からガスを放出するために

NT2 補① Ⅴ-1-1-4-7-26 R1

設置する。
1. 最高使用圧力の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用圧力は，主配管「非常用ガス再循環系
フィルタトレイン〜非常用ガス処理系分岐点〜SB2-12A 及び SB2-13A，B」の使用圧力と同じ
0.014 MPa とする。
本配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，主配管「非常用ガス再循環系フィルタトレイン〜非常用ガス処理系分岐点〜SB2-12A 及び SB2-13A，B」の使用圧力と同じ 0.014
MPa とする。
2. 最高使用温度の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用温度は，主配管「非常用ガス再循環系フィルタトレイン〜非常用ガス処理系分岐点〜SB2-12A 及び SB2-13A，B」の最高使用温度と同じ，86 ℃とする。

本配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，主配管「非常用ガス再循環系フィルタトレイン〜非常用ガス処理系分岐点〜SB2-12A 及び SB2-13A，B」の使用温度と同じ，
86 ℃とする。
3. 外径の設定根拠
本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する非常用
ガス処理系の容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する非常用ガス処理系排風機の容量が設計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様であるため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮し選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し， 457.2 mm とする。

124

改造配管の外径は，エロージョン，圧力損失・施工性等を考慮し，先行プラントの配管
実績に基づいた標準流速及び許容最高流速を目安に選定し，355.6 mm，457.2 mm とする。
流路面積

流量

流速＊2

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

（mm）

（mm）

（A）

2

（m ）

3

（m/s）

355.6

11.1

350

0.08730

457.2

8.0

450

0.15288

外径

厚さ

Ａ

呼び径

（m /h）

標準流速（m/s）

注記 ＊1：標準流速を超えるが，許容最高流速の目安音速以下であり問題ない。
＊2：流速及びその他のパラメータとの関係は以下のとおりとする。

NT2 補① Ⅴ-1-1-4-7-26 R1

Ｃ＝p・
Ｅ＝

・

Ａ

・Ｂ

2

Ｄ
・Ｃ

2

25

非常用ガス処理系フィルタトレイン A
名称〜
非常用ガス処理系フィルタトレイン出口管合流点

最

高

使

用

圧

力

MPa

0.014

最

高

使

用

温

度

℃

86

径

mm

457.2

外
【設定根拠】（概要）

本配管は，非常用ガス処理系フィルタトレイン A から非常用ガス処理系フィルタトレイン
出口管合流点を接続する配管であり，設計基準対象施設及び重大事故等対処設備として，非常用ガス再循環系で処理されたガスの一部を，再度当系統にて処理後，非常用ガス処理系排気筒

NT2 補① Ⅴ-1-1-4-7-26 R1からガスを放出するために設置する。
1.

最高使用圧力の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用圧力は，主配管「非常用ガス処理系分
岐点〜非常用ガス処理系フィルタトレイン」と同じ 0.014 MPa とする。
本配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，主配管「非常用ガス処理系分岐点〜非常用ガス処理系フィルタトレイン」の使用圧力と同じ 0.014 MPa とする。

2.

最高使用温度の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用温度は，主配管「非常用ガス処理系分
岐点〜非常用ガス処理系フィルタトレイン」の最高使用温度と同じ 86 ℃とする。
本配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，主配管「非常用ガス処理系分岐点〜非常用ガス処理系フィルタトレイン」の最高使用温度と同じ 86 ℃とする。

3.

外径の設定根拠
本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する非常用
ガス処理系の容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する非常用ガス処理系排風機の容量が設計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様であるため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮し選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，457.2 mm とする。

326

非常用ガス処理系フィルタトレイン B
名称〜
耐圧強化ベント系配管合流点

最

高

使

用

圧

力

MPa

0.014

最

高

使

用

温

度

℃

86

径

mm

457.2

外
【設定根拠】（概要）

本配管は，非常用ガス処理系フィルタトレイン B から耐圧強化ベント系配管合流点を接続する配管であり，設計基準対象施設及び重大事故等対処設備として，非常用ガス再循環系で処理されたガスの一部を，再度当系統にて処理後，非常用ガス処理系排気筒からガスを放出するために

NT2 補① Ⅴ-1-1-4-7-26 R1

設置する。
1.

最高使用圧力の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用圧力は，主配管「非常用ガス処理系分岐点〜非常用ガス処理系フィルタトレイン」と同じ 0.014 MPa とする。
本配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，主配管「非常用ガス処理系分岐点〜
非常用ガス処理系フィルタトレイン」の使用圧力と同じ 0.014 MPa とする。

2.

最高使用温度の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用温度は，主配管「非常用ガス処理系分岐点〜非常用ガス処理系フィルタトレイン」の最高使用温度と同じ 86 ℃とする。
本配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，主配管「非常用ガス処理系分岐点〜
非常用ガス処理系フィルタトレイン」の最高使用温度と同じ 86 ℃とする。

3.

外径の設定根拠
本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する非常用ガ
ス処理系の容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する非常用ガス処理系排風機の容量が設計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様であるため，本配管の外径は，メーカ
社内基準に基づき定めた標準流速を考慮し選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，457.2 mm とする。

427

耐圧強化ベント系配管合流点
名称〜
非常用ガス処理系フィルタトレイン出口管合流点

最

高

使

用

圧

力

MPa

0.014，0.62

最

高

使

用

温

度

℃

86，200径mm

318.5，457.2

外【設定根拠】（概要）

本配管は，耐圧強化ベント系配管合流点から非常用ガス処理系フィルタトレイン出口管合流点を接続する配管であり，設計基準対象施設及び重大事故等対処設備として，非常用ガス再循環系で処理されたガスの一部を，再度当系統にて処理後，非常用ガス処理系排気筒からガスを放出するために設置する。

NT2 補① Ⅴ-1-1-4-7-26 R1

重大事故等対処設備としては，重大事故等時に原子炉格納容器内の非凝縮性ガスを耐圧強化ベント系を介して外部に放出するために設置する。
1. 最高使用圧力の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用圧力は，主配管「非常用ガス処理系フィルタトレイン B〜耐圧強化ベント系配管合流点」と同じ 0.014 MPa とする。
本配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における耐圧強化
ベント系主配管「格納容器圧力逃がし装置配管分岐点〜耐圧強化ベント系配管合流点」の使用圧力と同じ0.62 MPaとする。
2.

最高使用温度の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用温度は，主配管「非常用ガス処理系フィルタトレイン B〜耐圧強化ベント系配管合流点」の最高使用温度と同じ 86 ℃とする。
本配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における耐圧強化ベント系主配管「格納容器圧力逃がし装置配管分岐点〜耐圧強化ベント系配管合流点」の使用温度と同じ 200 ℃とする。

5

28

3.

外径の設定根拠
本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する非常用ガス処理系の容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する非常用ガス処理系排風機の容量が設計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様であるため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮し選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，457.2 mm とする。
耐圧強化ベント系との取合配管は，エロージョン，圧力損失・施工性等を考慮し，先行プラントの空気・ガス配管実績に基づいた標準流速及び許容最高流速を目安に選定し，NT2 補① Ⅴ-1-1-4-7-26 R1

318.5 mm とする。
外径

厚さ

Ａ

呼び径

流路面積

流量

Ｂ

Ｃ

Ｄ

（mm）

（mm）

（A）

2

（m ）

318.5

10.3

300

0.06969（kg/s）

比容積

流速＊

Ｅ

Ｆ

3

（m /㎏）

（m/s）

標準流速
（m/s）

注記 ＊：流速及びその他のパラメータとの関係は以下のとおりとする。

Ｃ＝p・
Ｆ＝

・

Ａ

・Ｂ

2

Ｄ・Ｅ
・Ｃ

6

29

非常用ガス処理系フィルタトレイン出口管合流点
名称〜
非常用ガス処理系排気筒接続部

最

高

使

用

圧

力

MPa

0.014，0.62

最

高

使

用

温

度

℃

86，200

径

mm

457.2

外
【設定根拠】（概要）

本配管は，非常用ガス処理系フィルタトレイン出口管合流点から非常用ガス処理系排気筒接
続部を接続する配管であり，設計基準対象施設及び重大事故等対処設備として，非常用ガス再循環系で処理されたガスの一部を再度、当系統にて処理後、非常用ガス処理系排気筒からガスを放出するために設置する。

NT2 補① Ⅴ-1-1-4-7-26 R1

重大事故等対処設備としては，重大事故等時に原子炉格納容器内の非凝縮性ガスを耐圧強化
ベント系を介して外部に放出するために設置する。
1.

最高使用圧力の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用圧力は，主配管「非常用ガス処理系フィルタトレイン B〜耐圧強化ベント系配管合流点」と同じ 0.014 MPa とする。
本配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における耐圧強化ベント系主配管「格納容器圧力逃がし装置配管分岐点〜耐圧強化ベント系配管合流点」の使用
圧力と同じ，0.62 MPa とする。

2. 最高使用温度の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用温度は，主配管「非常用ガス処理系フィルタトレイン B〜耐圧強化ベント系配管合流点」の最高使用温度と同じ 86 ℃とする。
本配管を重大事故等時おいて使用する場合の温度は，重大事故等時における耐圧強化ベン
ト系主配管「格納容器圧力逃がし装置配管分岐点〜耐圧強化ベント系配管合流点」の使用温度と同じ 200 ℃とする。
3. 外径の設定根拠
本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する非常用ガ
ス処理系の容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する非常用ガス処理系排風機の容量が設計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様であるため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮し選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，457.2 mm とする。
730

NT2 補① Ⅴ-1-1-4-7-26 R1

8

31

Ⅴ-1-1-4-7-27 設定根拠に関する説明書

NT2 補② Ⅴ-1-1-4-7-27 R0（原子炉建屋ガス処理系 非常用ガス処理系 非常用ガス処理系排風機）

32

名

称

容
原

動

機

出

個

非常用ガス処理系排風機

量m3/h/個

力

kW/個

数

−

3570 以上（3570）2【設定根拠】（概要）
・設計基準対象施設
非常用ガス処理系排風機は，放射性よう素・粒子状核分裂生成物が直接大気へ放出されることを防止し，原子炉建屋内を負圧に維持することを目的とし，事故時に非常用ガス再循環系で処理されたガスの一部を吸引し非常用ガス処理系フィルタトレインを介して排気するために設置する。また，非常用ガス処理系排風機は，工学的安全施設作動回路からの信号により，自動的に常用の換気空調系が閉止されるとともに起動し，原子炉建屋を63 Pa［差圧］の負圧に保ち，原子炉建物内原子炉棟空気の100 ％を1日で処理する能力を持っている。
また，非常用ガス処理系排風機は，非常用所内電源に接続しており，外部電源喪失時でも運NT2 補② Ⅴ-1-1-4-7-27 R0

転制御が可能である。
・重大事故等対処設備
重大事故等時に，原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備の放射性物質濃度制
御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備（原子炉建屋ガス処理系 非常
用ガス処理系）として使用する非常用ガス処理系排風機は，以下の機能を有する。
非常用ガス処理系排風機は，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉建屋その他の原子炉格納容器から漏えいする気体状の放射性物質を格納するための施設（以下「原子炉建屋等」という。
）の水素爆発による損傷を防止する必要がある場合には，水素爆発による当該原子炉建屋等の損傷を防止するために設置する。
系統構成は，非常用ガス再循環系で処理したガスの一部を吸引し，粒子用高効率フィルタ及
びよう素用チャコールフィルタで構成される非常用ガス処理系フィルタトレインを通じて放射性物質を低減させ，非常用ガス処理系排風機を介して主排気筒に隣接する非常用ガス処理系
排気筒から排出することにより原子炉建屋原子炉棟内に水素が滞留しない設計とする。
容量の設定根拠1.

設計基準対象施設として使用する非常用ガス処理系排風機の容量は，原子炉建屋空間容積（間仕切壁，機器，配管の容積を除いた値）を 100 ％/d で処理できる容量として，3570 m3/h/個以上とする。
非常用ガス処理系排風機を重大事故等時において使用する場合の容量は，設計基準対象施設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，3570 m3/h/個以上とする。

133

公称値については要求される容量と同じ3570 m3/h/個とする。
2.

原動機出力の設定根拠
設計基準対象施設として使用する非常用ガス処理系排風機の原動機出力は，風量が 3570 m3/h

時の軸動力を基に設定する。

−１

ＰＴ１ Ｑ１ＬTηT /100

Ｌ

ＰＴ２
ＰＴ１

１ 6 10４−１
Ｐ・・・・ S2 ＞1.03のとき
ＰS1

ηＴ/100Ｑ1
6 10 4

ＰＳ２−ＰＳ１ ＋ｐｄ２−ｐｄ１
ηT ／100

Ｐ・・・ S2 ≦ 1.03のとき
ＰS1（引用文献：日本工業規格 ＪＩＳ Ｂ ８３３０（2000） 「送風機の試験及び検査方法」）
Ｌ： 軸動力（kW）

NT2 補② Ⅴ-1-1-4-7-27 R0

ＬＴ ： 全圧空気動力（kW）
： 比熱比

＝1.4
3

Ｑ1 ： 吸込空気量（m /min）＝3570／60

ＰＴ2 ： 吸い出し口送風機絶対全圧（Pa［abs］）＝

ＰＴ1 ： 吸込口送風機絶対全圧（Pa［abs］）＝

ＰＳ2 ： 吐き出し口送風機絶対静圧（Pa［abs］）＝

ＰＳ1 ： 吸込口送風機絶対静圧（Pa［abs］）＝

ｐｄ2 ： 吸い出し口動圧（Pa）＝

ｐｄ1 ： 吸込口動圧（Pa）＝

ηＴ ： 全圧効率（％）（設計計画値）

＝

ＰS2
ＰS1

L
Ｌ

＜ 1.03より

3570
60
6 10 4-≒／100

上記から，非常用ガス処理系排風機の原動機出力は，軸動力

kW

kW を上回る出力とし，

kW/

個とする。
非常用ガス処理系排風機を重大事故等時において使用する場合の原動機出力は，設計基準
対象施設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，kW/個とす

る。

2

34

3.

個数の設定根拠
非常用ガス処理系排風機（原動機含む）は，設計基準対象施設として放射性よう素・粒子状
核分裂生成物が直接大気へ放出されることを防止し，原子炉建屋内を負圧に維持することを目的とし，事故時に非常用ガス再循環系で処理されたガスの一部を吸引し非常用ガス処理系フィ
ルタトレインを介して排気するために各フィルタトレインに 1 個ずつ，計 2 個設置する。
非常用ガス処理系排風機（原動機含む）は，設計基準対象施設として各フィルタトレインに

NT2 補② Ⅴ-1-1-4-7-27 R0E

1 個ずつ，計 2 個設置しているものを重大事故等対処設備として使用する。

335

Ⅴ-1-1-4-7-28 設定根拠に関する説明書（原子炉建屋ガス処理系

NT2 補① Ⅴ-1-1-4-7-28 R0

非常用ガス処理系 非常用ガス処理系フィルタトレイン）

36

名

称

種
効

率

非常用ガス処理系フィルタトレイン

類−

粒子用高効率フィルタ

単

体

％

99.97 以上

以上

総

合

％

以上

97 以上

数

−

個

よう素用チャコールフィルタ

2【設定根拠】（概要）
・設計基準対象施設
非常用ガス処理系フィルタトレインは，原子炉冷却材喪失時に原子炉格納容器から原子炉建屋に漏えいした放射性よう素・粒子状核分裂生成物及び燃料集合体が落下して破損時に原子炉建屋に放出された放射性よう素・粒子状分裂生成物を除去するために設置する。
・重大事故等対処設備
重大事故等時に，原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備の放射性物質濃度NT2 補① Ⅴ-1-1-4-7-28 R1

制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備（原子炉建屋ガス処理系
非常用ガス処理系）として使用する非常用ガス処理系フィルタトレインは，以下の機能を有する。
非常用ガス処理系排風機は，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉建屋その他の原子炉格納容器から漏えいする気体状の放射性物質を格納するための施設（以下「原子炉建屋等」という。
）の水素爆発による損傷を防止する必要がある場合には，水素爆発による当
該原子炉建屋等の損傷を防止するために設置する。
系統構成は，非常用ガス再循環系で処理したガスの一部を吸引し，粒子用高効率フィルタ
及びよう素用チャコールフィルタで構成される非常用ガス処理系フィルタトレインを通じて放射性物質を低減させ，非常用ガス処理系排風機を介して排気筒に隣接する非常用ガス処理
系排気筒から排出することにより原子炉建屋原子炉棟内に水素が滞留しない設計とする。
1.

効率の設定根拠1.1 粒子用高効率フィルタ
1.1.1 単体効率の設定根拠
粒子用高効率フィルタの単体効率は，「放射性エアロゾル用高性能エアフィルタ」（ＪＩＳ Ｚ ４８１２（1995））において規定されている99.97 ％以上（直径0.5 μm以上の粒子に対して）とする。
1.1.2 総合効率の設定根拠
粒子用高効率フィルタの総合効率は，粒子用高効率フィルタをフィルタユニットに装着した使用状態において，粒子用高効率フィルタを通らない空気（バイパスリーク）も考慮した微粒子の除去効率であり，％以上とする。
137

1.2 よう素用チャコールフィルタ
1.2.1 単体効率の設定根拠
よう素用チャコールフィルタの単体効率は，よう素用チャコールフィルタに要求される総合効率を確保するため，％以上（相対湿度80 ％以下，温度60 ℃以下において，無機・有機よう素に対して）とする。
1.2.2 総合効率の設定根拠
よう素用チャコールフィルタの総合効率は，よう素用チャコールフィルタをフィルタユニットに装着した使用状態において，よう素用チャコールフィルタを通らない空気（バイパスリーク）も考慮した放射性よう素の除去効率であり，97 ％以上（相対湿度80 ％以
下，温度60 ℃以下において，無機・有機よう素に対して）とする。
2.

個数の設定根拠NT2 補① Ⅴ-1-1-4-7-28 R0E

非常用ガス処理系フィルタトレインは，設計基準対象施設として原子炉冷却材喪失時に原子炉格納容器から原子炉建屋に漏えいした放射性よう素・粒子状核分裂生成物及び燃料集合体の落下時に原子炉建屋に放出された放射性よう素・粒子状分裂生成物を除去するために 2個設置する。
非常用ガス処理系フィルタトレインは，設計基準対象施設として 2 個設置しているものを
重大事故等対処設備として使用する。

2

38

工事計画認可申請

第 8-3-5-1 図

東海第二発電所
原子炉格納施設 圧力低減設備その他の安全設備
放射性物質濃度制御設備及び名
可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備に係る称
機器の配置を明示した図面（1／3）

日本原子力発電株式会社
8826

39

工事計画認可申請

第 8-3-5-2 図

東海第二発電所
名
称

原子炉格納施設 圧力低減設備その他の安全設備 放射性物質濃度制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備に係る機器の配置を明示した図面（2／3）

日本原子力発電株式会社
8705

40

工事計画認可申請

第 8-3-5-1-1 図

東海第二発電所
名
称

原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備の放射性物質濃度制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備（原子炉建屋ガス処理系 非常用ガス再循環系）に係る主配管の配置を明示した図面（1／2）

日本原子力発電株式会社
8807

41

工事計画認可申請

第 8-3-5-1-2 図

東海第二発電所
名
称

原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備の放射性物質濃度制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備（原子炉建屋ガス処理系 非常用ガス再循環系）に係る主配管の配置を明示した図面（2／2）

日本原子力発電株式会社
8807

42

第 8-3-5-1-1 図，第 8-3-5-1-2 図 原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備の放射性物質濃度制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備（原子炉建屋ガス処理系
非常用ガス再循環系）に係る主配管の配置を明示した図面 別紙
工事計画記載の公称値の許容範囲
管 NO.2＊1

- 管継手
主要寸法

許容範囲

（mm）
外径

609.6

厚さ

9.5

＋6.4 mm根拠ＪＩＳ Ｂ ２３１２による材料公差−4.8 mm＋規定しない−12.5 ％

同上

NT2 補② 公差表 R2

管 NO.3＊1
主要寸法

許容範囲

（mm）

根

拠

外径

609.6

製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準

厚さ

9.5

同上

管 NO.6＊1
主要寸法

許容範囲

（mm）

根

拠

外径

609.6

製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準

厚さ

9

同上

伸縮継手 NO.E1＊2
主要寸法

許容範囲

（mm）

根

拠

外径

749.0

製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準

厚さ

1.5

同上

1

43

工事計画記載の公称値の許容範囲（続き）
レジューサ NO.R1＊3
主要寸法

許容範囲

（mm）

根

拠

外径

609.6

製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準

厚さ

9

同上

レジューサ NO.R1＊3
主要寸法

許容範囲

NT2 補② 公差表 R2E

（mm）

根

拠

外径

355.6

製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準

厚さ

9

同上

注

：主要寸法は，工事計画記載の公称値を示す。

注記 ＊1：管の強度計算書の管 NO.を示す。
＊2：伸縮継手の強度計算書の伸縮継手 NO.を示す。
＊3：レジューサの強度計算書のレジューサ NO.を示す。

244

工事計画認可申請

第 8-3-5-1-3 図

東海第二発電所
名
称

原子炉格納施設のうち圧力低減設備
その他の安全設備の放射性物質濃度制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備（原子炉建屋ガス処理系 非常用ガス再循環系）の系統図（1／2）（設計基準対象施設）

日本原子力発電株式会社
8903

45

工事計画認可申請

第 8-3-5-1-4 図

東海第二発電所
名
称

原子炉格納施設のうち圧力低減設備
その他の安全設備の放射性物質濃度制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備（原子炉建屋ガス処理系 非常用ガス再循環系）の系統図（2／2）（重大事故等対処設備）

日本原子力発電株式会社
8903

46

工事計画認可申請

第 8-3-5-2-1 図

東海第二発電所
名
称

原子炉格納施設のうち圧力低減設備
その他の安全設備の放射性物質濃度制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備（原子炉建屋ガス処理系 非常用ガス処理系）に係る主配管の配置を明示した図面（1／2）

日本原子力発電株式会社
8807

47

工事計画認可申請

第 8-3-5-2-2 図

東海第二発電所
名
称

原子炉格納施設のうち圧力低減設備
その他の安全設備の放射性物質濃度制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備（原子炉建屋ガス処理系 非常用ガス処理系）に係る主配管の配置を明示した図面（2／2）

日本原子力発電株式会社
8807

48

第 8-3-5-2-1 図，第 8-3-5-2-2 図 原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備の放射性物質濃度制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備（原子炉建屋ガス処理系
非常用ガス処理系）に係る主配管の配置を明示した図面 別紙
工事計画記載の公称値の許容範囲
管 NO.2＊1
主要寸法
（mm）

許容範囲

根

拠

外径

457.2

製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準

厚さ

14.3

同上

管 NO.3＊1- 管継手

NT2 補② 公差表 R2

主要寸法
（mm）
外径

457.2

厚さ

14.3

許容範囲

根

＋4.0 mm

拠

ＪＩＳ Ｂ ２３１２による材料公差−3.2 mm＋規定しない−12.5 ％

同上

管 NO.4＊1
主要寸法
（mm）
外径

355.6

許容範囲

根

±0.8 ％＊2

拠ＪＩＳ Ｇ ３４５６による材料公差【プラス側公差】

厚さ11.1

製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準−12.5 ％

【マイナス側公差】
ＪＩＳ Ｇ ３４５６による材料公差

管 NO.4＊1- 管継手
主要寸法
（mm）
外径

355.6

厚さ

11.1

許容範囲

根

＋4.0 mm

拠

ＪＩＳ Ｂ ２３１２による材料公差−3.2 mm＋規定しない−12.5 ％

同上

149

工事計画記載の公称値の許容範囲（続き）
管 NO.5＊1
主要寸法
（mm）

許容範囲

根

拠

外径

457.2

製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準

厚さ

8.0

同上

管 NO.9＊1
主要寸法

NT2 補② 公差表 R2

（mm）

許容範囲

根

拠

外径

457.2

製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準

厚さ

14.3

同上

管 NO.9＊1- 管継手
主要寸法
（mm）
外径

457.2

許容範囲

根

＋4.0 mm

拠

ＪＩＳ Ｂ ２３１３による材料公差−3.2 mm【プラス側公差】
厚さ14.3＋規定しないＪＩＳ Ｂ ２３１３による材料公差【マイナス側公差】
製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準

管 NO.10＊1
主要寸法
（mm）

許容範囲

根

拠

外径

457.2

製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準

厚さ

14.3

同上

2

50

工事計画記載の公称値の許容範囲（続き）
管 NO.11＊1
主要寸法
（mm）
外径

457.2

許容範囲

根

±1 ％

拠

ＪＩＳ Ｇ ３４５９による材料公差【プラス側公差】

厚さ14.3

製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準−10 ％【マイナス側公差】
ＪＩＳ Ｇ ３４５９による材料公差

管 NO.12＊1- 管継手
主要寸法
（mm）

NT2 補② 公差表 R2

外径

457.2

許容範囲

根

＋4.0 mm拠

ＪＩＳ Ｇ ２３１３による材料公差−3.2 mm【プラス側公差】
厚さ14.3＋規定しないＪＩＳ Ｇ ２３１３による材料公差【マイナス側公差】
製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準

伸縮継手 NO.E1*3
主要寸法
（mm）

許容範囲

根

拠

外径

559.0

製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準

厚さ

1.5

同上

伸縮継手 NO.E2＊3
主要寸法
（mm）

許容範囲

根

拠

外径

550.0

製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準

厚さ

1.5

同上

3

51

工事計画記載の公称値の許容範囲（続き）
伸縮継手 NO.E3＊3
主要寸法
（mm）

許容範囲

根

拠

外径

558.0

製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準

厚さ

1.5

同上

注

：主要寸法は，工事計画記載の公称値を示す。

注記 ＊1：管の強度計算書の管 NO.を示す。
＊2：管の外径許容差を示す。
ただし，周長による場合は，周長許容差±0.5％又は換算外径許容差±0.5％とする。

NT2 補② 公差表 R2E＊3：伸縮継手の強度計算書の伸縮継手 NO.を示す。

452

工事計画認可申請

第 8-3-5-2-3 図

東海第二発電所
名
称

原子炉格納施設のうち圧力低減設備
その他の安全設備の放射性物質濃度制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備（原子炉建屋ガス処理系 非常用ガス処理系）の系統図（1／2）（設計基準対象施設）

日本原子力発電株式会社
8628

53

工事計画認可申請

第 8-3-5-2-4 図

東海第二発電所
名
称

原子炉格納施設のうち圧力低減設備
その他の安全設備の放射性物質濃度制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備（原子炉建屋ガス処理系 非常用ガス処理系）の系統図（2／2）（重大事故等対処設備）

日本原子力発電株式会社
8628

54

第 8-3-5-2-5 図

原子炉格納施設 圧力低減設備その他の安全設備
放射性物質濃度制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備
並びに格納容器再循環設備（原子炉建屋ガス処理系 非常用ガス処理系）の構造図 非常用ガス処理系排風機

8807

55

第 8-3-5-2-5 図

原子炉格納施設

圧力低減設備その他の安全設備

放射性物質濃度制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備（原子炉建屋ガス処理系 非常用ガス処理系）の構造図 非常用ガス処理系排風機 別紙
工事計画記載の公称値の許容範囲

主要寸法

許容範囲

NT2 補② 公差表 R1E

（mm）

根

拠

吸込口径

343.6

製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準

吐出口径（たて）338

同上

吐出口径（横）

202

同上

たて

881

同上

横

1595

同上

高さ

1197.5同上

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値を示す。

156