本資料のうち，枠囲みの内容は，

東海第二発電所 工事計画審査資料

営業秘密又は防護上の観点から

資料番号

工認-261 改 2

公開できません。

提出年月日

平成 30 年 7 月 24 日

NT2 補② Ⅴ-2-10-2-9-2 R2Ｖ-2-10-2-9-2 潮位計の耐震性についての計算書

NT2 補② Ⅴ-2-10-2-9-2 R2目次
1.

概要

12.

潮位計（検出器）

12.1 一般事項

22.1.1 位置

22.1.2 構造概要

22.1.3 評価方針

42.1.4 記号の説明

52.2 評価部位62.3 固有周期62.4 構造強度評価

72.4.1 構造強度評価方法

72.4.2 荷重の組合せ及び許容応力72.4.2.1 荷重の組合せ

72.4.2.2 許容応力

72.4.2.3 使用材料の許容応力評価条件

72.5 設計用地震力92.6 計算方法

102.6.1 応力の計算方法

102.6.2 計算条件

122.6.3 応力の評価

122.7 機能維持評価

132.7.1 電気的機能維持評価方法

132.8 評価結果

143.

15

潮位計（潮位監視盤）

3.1 一般事項

153.1.1 構造概要

153.1.2 評価方針

173.1.3 記号の説明

183.2 評価部位

193.3 固有周期

193.4 構造強度評価

203.4.1 構造強度評価方法

203.4.2 荷重の組合せ及び許容応力203.4.2.1 荷重の組合せ

20

NT2 補② Ⅴ-2-10-2-9-2 R2

3.4.2.2 許容応力

203.4.2.3 使用材料の許容応力評価条件

203.5 設計用地震力

223.6 計算方法

233.6.1 応力の計算方法

233.6.2 計算条件

253.6.3 応力の評価

25

3.7 機能維持評価

26

3.7.1 電気的機能維持評価方法

26

3.8 評価結果

27

1. 概要本計算書は，「Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針」にて設定している構造強度及び機能維持の設計方針に基づき，潮位計が設計用地震力に対して十分な構造強度及び電気的機能を有していることを説明するものである。潮位計は，潮位計検出器と潮位監視盤で構成される。本計算書は各構成機器それぞれの評価結果を示す。
潮位計は，設計基準対象施設においてはＳクラス施設に分類される。以下，分類に応じた構造

NT2 補② Ⅴ-2-10-2-9-2 R2

強度評価及び電気的機能維持評価を示す。

1

2.

潮位計（検出器）

2.1 一般事項
2.1.1 位置

NT2 補② Ⅴ-2-10-2-9-2 R2

津波監視設備の配置図を図 2.1－1 に示す。

図 2.1－12

津波監視設備配置図

NT2 補② Ⅴ-2-10-2-9-2 R22.1.2 構造概要
潮位計（検出器）の構造計画を表 2.1－1 に示す。

表 2.1－1 潮位計（検出器）の構造計画
設備名称
潮位計

構造概要
主体構造
検出器

説明図

支持構造
検出計検出器正面

側面

は，潮位計ホル取付ボルト

ダにより潮位計案内管に固定さ潮位計ガイド管
案内管

3れ，潮位計案内管は，潮位計ガイド管に取付ボ基礎ボルト
アンカーサポート案内板ルトにて固定され、案内板により支持される。

検出器ホルダ

潮位計ガイド管
は，壁に基礎ボルトで設置す

壁検出器本体る。
（正面方向）（側面方向）

2.1.3 評価方針
潮位計（検出器）の応力評価は，「Ⅴ-2-1-9機能維持の基本方針

3.1 構造強度上の制限」

にて設定した荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界に基づき，「2.1.2 構造概要」にて示す潮位計（検出器）の部位を踏まえ「2.2評価部位」にて設定する箇所において，「2.3固有周期」

にて算出した固有周期に基づく設計用地震力により算出した応力等が許容限界内に収まることを，「2.4 構造強度評価」にて示す方法にて確認することで実施する。また機能維持評価は，「Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針」にて設定した動的機器の機能維持の方針に基づき，地震時の応答加速度が動的機能確認済加速度以下であることを，「2.7 機能維持評価」にて示す方法にて確認することで実施する。確認結果を「2.8 評価結果」に示す。
潮位計（検出器）の耐震評価フローを図 2.1－2 に示す。

固有値測定試験

基準地震動Ｓｓ

荷重 及 び 荷重 のNT2 補② Ⅴ-2-10-2-9-2 R2組合せの設定

入力地震動の設定

評価用加速度の設定

設計震度の設定加振試験後の機能維持確認に

評価式による計算

応力の計算

よる機能確認済加速度の算定

基礎ボルトの応力評価
潮位計（検出器）の・引張

動的機能維持評価・せん断
図 2.1－2 潮位計（検出器）の耐震評価フロー

42.1.4 記号の説明
記 号

記号の説

明

単 位

Ａｂ

ボルトの軸断面積mm2ＣＨ

水平方向設計震度－ＣＶ

鉛直方向設計震度－ｄ

ボルトの呼び径mm

Ｆ

設計・建設規格 SSB-3131 に定める値

MPa

Ｆｂ

ボルトに作用する引張力（1本当たり）N

Ｆｂ1

鉛直方向地震及び壁掛盤取付面に対し左右方向の水平方向地震によりボNルトに作用する引張力（１本当たり）
（壁掛形）
Ｆｂ2

鉛直方向地震及び壁掛盤取付面に対し前後方向の水平方向地震によりボN

NT2 補② Ⅴ-2-10-2-9-2 R2ルトに作用する引張力（１本当たり）
（壁掛形）

fｓｂ

せん断力のみを受けるボルトの許容せん断応力

MPa

fｔｏ

引張力のみを受けるボルトの許容引張応力

MPa

fｔｓ

引張力とせん断力を同時に受けるボルトの許容引張応力

MPag

重力加速度（＝9.80665）

m/s2ｈ

取付面から重心までの距離(壁掛形)mm

３

重心と下側ボルト間の距離(壁掛形)mma

側面(左右)ボルト間の距離(壁掛形)mmb

上下ボルト間の距離(壁掛形)

mm

ｍ

質量kg

ｎボルトの本数－ｎf

評価上引張力を受けるとして期待するボルトの本数－ｎfＶ

評価上引張力を受けるとして期待するボルトの本数(側面方向転倒)(壁－掛形)
ｎfＨ

評価上引張力を受けるとして期待するボルトの本数(正面方向転倒)(壁－掛形)
Ｑｂ

ボルトに作用するせん断力

N

Ｑｂ1

水平方向地震によりボルトに作用するせん断力(壁掛形)NＱｂ2

鉛直方向地震によりボルトに作用するせん断力(壁掛形)NＳｕ

設計・建設規格 付録材料図表 Parｔ5 表9に定める値

MPa

Ｓｙ

設計・建設規格 付録材料図表 Parｔ5 表8に定める値

MPa

π

円周率

－σｂ

ボルトに生じる引張応力

MPa

τｂ

ボルトに生じるせん断応力MPa52.2 評価部位
潮位計（検出器）の耐震評価は，「2.4.1 構造強度評価方法」に示す条件に基づき，耐震評価上厳しくなる基礎ボルトについて実施する。潮位計の耐震評価部位については，表 2.1－1 の概略構造図に示す。
2.3 固有周期潮位計（検出器）は表 2.1－1 の概略構造図に示す通り，潮位計ガイド管内部に支持されており，潮位計ガイド管は取水口の壁面に剛構造となる支持間隔で支持されていることから，固有値は潮位計（検出器）について振動試験装置による共振探索試験にて求める。共振探索試験の結果、固有値はであり，潮位計（検出器）は剛構造であることを確認した。固有周期を表2.3－1 に示す。
表 2.3－1 固有周期
評価部位

方向
水平潮位計（検出器）

NT2 補② Ⅴ-2-10-2-9-2 R2

鉛直6固有周期(s)2.4 構造強度評
2.4.1 構造強度評価方法(1)

潮位計（検出器）の質量は重心に集中するものとする。

(2) 転倒方向は，正面方向及び側面方向について検討し，計算書には計算結果の厳しい方を記載する。
(3) 設計用地震力は「Ⅴ-2-1-7 設計用床応答曲線の作成方針」に基づき設定する。
(4) 耐震計算に用いる寸法は，公称値を使用する。

2.4.2 荷重の組合せ及び許容応力
2.4.2.1 荷重の組合せ
耐震評価に用いる荷重及び荷重の組合せは、「Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針」に示す荷重及び荷重の組合せを用いる。潮位計（検出器）の荷重の組合せを表 2.4－1 に示

NT2 補② Ⅴ-2-10-2-9-2 R2す。

2.4.2.2 許容応力
潮位計（検出器）の許容応力を表 2.4－2 に示す。

2.4.2.3 使用材料の許容応力評価条件
潮位計（検出器）の使用材料の許容応力評価条件のうち，設計基準対象施設の評価に用いるものを表 2.4－3 に示す。

7

表 2.4－1 荷重の組合せ
施設区分

その他発電用原子炉の付属施設

機器名称

荷重の組合せ潮位計（検出器）

Ｄ＋Ｓｓ

浸水防護施設注記 ＊：Ｄは固定荷重，Ｓｓは地震荷重を示す。

表 2.4－2 許容応力（その他の支持構造物）
許容限界＊1，＊2（ボルト等）

NT2 補② Ⅴ-2-10-2-9-2 R2

許容応力状態

一次応力

ⅢＡＳ＊3

引張り

せん断

1.5・ｆｔ1.5・ｆｓ

注記 ＊1：応力の組合せが考えられる場合には，組合せ応力に対しても評価を行う。
＊2：当該の応力が生じない場合，規格基準で省略可能とされている場合及び他の応力で代表可能である場合は評価を省略する。
＊3：地震後，津波後の再使用性や津波の繰返し作用を想定し，当該構造物全体の変形能力に対して浸水防護機能として十分な余裕を有するよう，設備を構成する材料が弾性域内に収まることを基本とする。
表 2.4－3 使用材料の許容応力評価条件
評価部材
基礎ボルト

材料

温度条件

Ｓｙ

Ｓｕ

Ｓｙ(ＲＴ)

（℃）

(MPa)

(MPa)

(MPa)

175

480

－

周囲環境温度840

2.5 設計用地震力「2.3 固有周期」に示した通り潮位計（検出器）の固有周期がであることを確認したため，潮位計（検出器）の耐震計算に用いる設計震度は，「Ⅴ-2-1-7 設計用床応答曲線の作成方針」に示す取水路における最大床応答加速度の 1.2 倍を考慮して設定する。潮位計（検出器）の評価に用いる設計震度を表 2.5－1 に示す。
表 2.5－1 設計用地震力

地震動

NT2 補② Ⅴ-2-10-2-9-2 R2

基準地震動
Ｓｓ

設置場所
及び床面高さ(m)

建屋及び高さ(m)取水路
T.P. -5.0

地震による設計震度＊

水平方向ＣＨ0.43

鉛直方向ＣV0.91

取水路
T.P. +3.31

注記 ＊：固有値解析結果により，潮位計（検出器）の固有周期がであることを確認したため，最大床応答加速度の 1.2 倍を考慮した設計震度を設定した。

92.6 計算方法
2.6.1 応力の計算方法
基礎ボルトの応力は，地震による引張応力とせん断応力について計算する。図 2.6－1 及び
図 2.6－2 に計算モデルを示す。
引張りを受ける
ボルト列

転倒支点となる
ボルト列

壁ｍ･CH ･gｈｍ･(1+CV)･g

NT2 補② Ⅴ-2-10-2-9-2 R2

3ｂ

転倒方向ａ

図 2.6－1 計算モデル（正面方向転倒）

引張りを受ける
ボルト列

転倒方向

ｈｍ･CH ･g3ｂｍ･(1+CV)･g

転倒支点

転倒支点となる
ボルト列

壁ａ

図 2.6－2 計算モデル（側面方向転倒）10

(1)引張応力
基礎ボルトに作用する引張力 Fb は次式にて求める。
正面方向転倒 Fb1
・h

Ｆb1＝m・g・・+()・h(2.6.1)

・

側面方向転倒 Fb2
・

Ｆb2＝m・g・()・h(2.6.2)

・

基礎ボルトに作用する引張力 FbＦｂ＝Max(Ｆb1,Ｆb2)(2.6.3)

基礎ボルトに作用する引張応力σbσ ｂ＝Ｆｂ(2.6.4)

ＡｂNT2 補② Ⅴ-2-10-2-9-2 R2

ここで，基礎ボルトの軸断面積 Ab はＡ ｂ＝π４・ｄ2(2.6.5)(2)せん断応力
基礎ボルトに対するせん断力は，基礎ボルト全本数で受けるものとして計算する。
水平方向地震力によるせん断力Ｑｂ1
Ｑｂ1＝ ｍ・g・ＣＨ(2.6.6)

鉛直方向地震力によるせん断力Ｑｂ2
Ｑｂ2＝ ｍ・g・（1＋ＣＶ）(2.6.7)

基礎ボルトに対するせん断力ＱｂＱｂ ＝(Ｑｂ1)2 ＋(Ｑｂ2)2(2.6.8)

せん断応力τ ｂ＝Ｑｂ(2.6.9)

ｎ・Ａｂ11

2.6.2 計算条件
応力計算に使用する各諸元を表 2.6－1 に示す。
表 2.6－1 各諸元NT2 補② Ⅴ-2-10-2-9-2 R2

記号数値単位mkg

Aｂmm2dmm

hmm

3mm

amm

bmm

n－nfV－nfH－CH0.43－

CV0.91－g9.80665

m/s22.6.3 応力の評価
ボルトの引張応力σｂは次式より求めた許容引張応力fts以下であること。ただし，fｔｏは下表による。

fｔｓ＝Min[1.4・fｔｏ－1.6・τｂ， fｔｏ ](2.6.10)

せん断応力τｂは，せん断力のみを受けるボルトの許容せん断応力 fｓｂ以下であること。
ただし，fｓｂは下表による。

基準地震動Ｓｓによる荷重との組合せの場合
許容引張応力Ｆ2fｔo
許容せん断応力・1.5

Ｆ1.5・ 3fｓb

12・1.5

2.7 機能維持評価
2.7.1 電気的機能維持評価方法
潮位計（検出器）の電気的機能維持評価について，以下に示す。
評価用加速度と機能確認済加速度との比較により，地震時及び地震後の電気的機能維持を確認する。
評価用加速度は，「Ⅴ-2-1-7設計用床応答曲線の作成方針」に基づき設定する。

機能確認済加速度は，同形式の検出器単体の正弦波加振試験において，電気的機能の健全性を確認した評価部位の目標加速度を適用する。
機能確認済加速度を表 2.7－1 に示す。

表 2.7－1 機能確認済加速度
評価部位

方向

NT2 補② Ⅴ-2-10-2-9-2 R2

水平潮位計（検出器）
鉛直13（×9.8 m/s2）

機能確認済加速度2.8 評価結果
潮位計（検出器）の耐震評価結果を以下に示す。発生値は許容限界を満足しており，設計用地震力に対して十分な構造強度及び電気的機能を有していることを確認した。

(1)基準地震動ＳＳに対する評価
基準地震動ＳＳに対する構造強度評価結果を表 2.8－1 に示す。

表 2.8－1 構造強度評価結果
基準地震動Ｓｓ部材材料

応力算出応力

許容応力

引張り

σｂ＝8

ƒｔｓ＝105＊

せん断

τｂ＝4

ƒｓｂ＝80NT2 補② Ⅴ-2-10-2-9-2 R2

基礎ボルト

注記 ＊：ƒｔｓ＝Min[1.4・ƒｔｏ－1.6・τｂ， ƒｔｏ]より算出(2)機能維持評価結果
電気的機能維持評価の結果を表 2.8－2 に示す。

表 2.8－2 電気的機能維持評価
評価用加速度*
水平方向

0.36

鉛直方向

0.76

潮位計（検出器）

注記 ＊：評価用加速度は最大床応答加速度（1.0ZPA）とする。

14

機能確認済加速度3.

潮位計（潮位監視盤）

3.1. 一般事項
3.1.1 構造概要
潮位計（潮位監視盤）の構造概要を表 3.1－1 に示す。潮位計（潮位監視盤）は中央制御室のNT2 補② Ⅴ-2-10-2-9-2 R2壁面に設置する。

15

NT2 補② Ⅴ-2-10-2-9-2 R2

表 3.1－1 潮位計（潮位監視盤）の構造概要
設備名称
潮位計

構造概要
主体構造
壁掛型

説明図

支持構造潮位監視盤は，壁壁に基礎ボルトで平面設置する。

正面

側面

潮位監視盤

16基礎ボルト壁（正面方向）（側面方向）

3.1.2 評価方針
潮位計（潮位監視盤）の構造強度評価は，「Ⅴ-2-1-9機能維持の基本方針 3.1 構造強度上の制限」にて設定した荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界に基づき，「3.1.1 構造概要」にて示す潮位計（潮位監視盤）の部位を踏まえ「3.2 評価部位」にて設定する箇所において「3.3 固有周期」に基づく設計用地震力により算出した応力等が許容限界に収まることを，「3.4 構造強度評価」にて示す方法にて確認することで実施する。また機能維持評価は，「Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針」にて設定した動的機器の機能維持の方針に基づき，地震時の応答加速度が動的機能確認済加速度以下であることを，「3.7 機能維持評価」にて示す方法にて確認することで実施する。確認結果を「3.8 評価結果」に示す。
潮位計（潮位監視盤）の耐震評価フローを図 3.1－1 に示す。

基準地震動Ｓｓ

固有値測定試験

荷重 及 び 荷重 のNT2 補② Ⅴ-2-10-2-9-2 R2組合せの設定

入力地震動の策定

評価用加速度の設定

評価式による計算

設計震度の設定加振試験後の機能維持確認に応力の計算よる機能確認済加速度の算定

基礎ボルト及び制御盤の取付ボルトの応力評価

動的機能維持評価・引張・せん断

図 3.1－1 潮位計（潮位監視盤）の耐震評価フロー

173.1.3 記号の説明
記号

記号の説

明

単位

Ａｂ

ボルトの軸断面積mm2ＣＨ

水平方向設計震度－ＣＶ

鉛直方向設計震度－ｄ

ボルトの呼び径mm

Ｆ

設計・建設規格 SSB-3131に定める値

MPa

Ｆｂ

ボルトに作用する引張力（1本当たり）N

Ｆb1

鉛直方向地震及び壁掛盤取付面に対し左右方向の水平方向地震によりボNルトに作用する引張力（1本当たり）
（壁掛形）
Ｆb2

鉛直方向地震及び壁掛盤取付面に対し前後方向の水平方向地震によりボN

NT2 補② Ⅴ-2-10-2-9-2 R2ルトに作用する引張力（1本当たり）
（壁掛形）

fｓｂ

せん断力のみを受けるボルトの許容せん断応力

MPa

fｔｏ

引張力のみを受けるボルトの許容引張応力

MPa

fｔｓ

引張力とせん断力を同時に受けるボルトの許容引張応力

MPag

重力加速度（＝9.80665）

m/s2ｈ

据付面又は取付面から重心までの距離mm

1

重心と下側ボルト間の鉛直方向距離（壁掛形）

mm

2

上側ボルトと下側ボルト間の鉛直方向距離（壁掛形）

mm

3

左側ボルトと右側ボルト間の水平方向距離（壁掛形）

mmｍ

運転時質量kgｎ

ボルトの本数－ｎfV

評価上引張力を受けるとして期待するボルトの本数－（側面方向）（壁掛形）
ｎfH

評価上引張力を受けるとして期待するボルトの本数－（正面方向）（壁掛形）
Ｑｂ

ボルトに作用するせん断力

NＱｂ1

水平方向地震によりボルトに作用するせん断力（壁掛形）

N

Ｑｂ2

鉛直方向地震によりボルトに作用するせん断力（壁掛形）

NＳｕ

設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表9に定める値

MPaＳｙ

設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表8に定める値

MPaπ

円周率σｂ

ボルトに生じる引張応力

MPa

τｂ

ボルトに生じるせん断応力

MPa18

3.2 評価部位
潮位計（潮位監視盤）の耐震評価は，「3.5.1

構造強度評価方法」に示す条件に基づき，耐震評価上厳しくなる基礎ボルトについて実施する。津潮位監視盤の評価部位については，表
3.1－1 の概略構造図に示す。
3.3 固有周期
固有周期は振動試験装置による共振検索試験にて求める。共振探索試験の結果、固有値はであり，潮位計（潮位監視盤）は剛構造であることを確認した。固有周期を表 3.3－1 に示す。
表 3.3－1 固有周期
評価部位

方向水平潮位計（潮位監視盤）

NT2 補② Ⅴ-2-10-2-9-2 R2鉛直19固有周期(s)3.4 構造強度評価
3.4.1 構造強度評価方法(1) 盤の質量は重心に集中しているものとする。
(2) 壁掛形の盤は基礎ボルトで壁に固定されており，固定端とする。
(3) 盤の転倒方向は，長辺方向及び短辺方向について検討し，計算書には計算結果の厳しい方を記載する。
(4) 設計用地震力は「Ⅴ-2-1-7 設計用床応答曲線の作成方針」に基づき設定する。
(5) 耐震計算に用いる寸法は，公称値を使用する。

3.4.2 荷重の組合せ及び許容応力
3.4.2.1 荷重の組合せ
耐震評価に用いる荷重及び荷重の組合せは、「Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針」に示す
荷重及び荷重の組合せを用いる。潮位計（潮位監視盤）の荷重の組合せを表 3.4－1 に示

NT2 補② Ⅴ-2-10-2-9-2 R2す。

3.4.2.2 許容応力
潮位計（潮位監視盤）の許容応力を表 3.4－2 に示す。

3.4.2.3 使用材料の許容応力評価条件
潮位計（潮位監視盤）の使用材料の許容応力評価条件のうち，設計基準対象施設の評価に用いるものを表 3.4－3 に示す。

20

表 3.4－1 荷重の組合せ
施設区分

その他発電用原子炉の付属施設

機器名称

荷重の組合せ潮位計（潮位監視盤）

Ｄ＋Ｓｓ

浸水防護施設注記 ＊：Ｄは固定荷重，Ｓｓは地震荷重を示す。

表 3.4－2 許容応力（その他の支持構造物）
許容限界＊1，＊2（ボルト等）

NT2 補② Ⅴ-2-10-2-9-2 R2

許容応力状態

一次応力

ⅢＡＳ＊3

引張り

せん断

1.5・ｆｔ1.5・ｆｓ

注記 ＊1：応力の組合せが考えられる場合には，組合せ応力に対しても評価を行う。
＊2：当該の応力が生じない場合，規格基準で省略可能とされている場合及び他の応力で代表可能である場合は評価を省略する。
＊3：地震後，津波後の再使用性や津波の繰返し作用を想定し，当該構造物全体の変形能力に対して浸水防護機能として十分な余裕を有するよう，設備を構成する材料が弾性域内に収まることを基本とする。
表 3.4－3 使用材料の許容応力評価条件
評価部材
基礎ボルト

材料

温度条件

ＳｙＳｕ

Ｓｙ(ＲＴ)

（℃）

(MPa)

(MPa)

(MPa)

245

400

－

周囲環境温度2140

3.5 設計用地震力「3.3 固有周期」に示した通り潮位計（潮位監視盤）の固有周期がであることを確認したため，潮位計（検出器）の耐震計算に用いる設計震度は，「Ⅴ-2-1-7 設計用床応答曲線の作成方針」に示す取水路における最大床応答加速度の 1.2 倍を考慮して設定する。潮位計（検出器）の評価に用いる設計震度を表 2.5－1 に示す。
表 2.5－1 設計用地震力

地震動

NT2 補② Ⅴ-2-10-2-9-2 R2

基準地震動
Ｓｓ

設置場所
及び床面高さ(m)

建屋及び高さ(m)中央制御室
EL. 18.00

地震による設計震度＊水平方向ＣＨ

1.55

鉛直方向ＣV

1.17

原子炉建屋
EL. 29.00

注記 ＊：固有値解析結果により，潮位計（検出器）の固有周期がであることを確認したため，最大床応答加速度の 1.2 倍を考慮した設計震度を設定した。

22ｈ

3.6 計算方法
3.6.1 応力の計算方法
基礎ボルトの応力は，地震による引張応力とせん断応力について計算する。図 3.6－1 及び
図 3.6－2 に計算モデルを示す。

基礎ボルト

転倒方向

NT2 補② Ⅴ-2-10-2-9-2 R2

転倒支点となる
基礎ボルト列引張りを受ける
基礎ボルト列

31ｍ1･CH･g
2111ｍ1･(1+CV)･g
図 3.6－1ｈ
転倒方向計算モデル（正面方向転倒）
引張りを受ける
ボルト列

31

壁

1121ｍ1･CH･gｍ1･(1+CV)･g

基礎ボルト

図 3.6－2

転倒支点となる
ボルト列

計算モデル（側面方向転倒）23

(1)引張応力
基礎ボルトに対する引張力は最も厳しい条件として，
図 3.4－1 で基礎ボルトを支点とする転倒を考え，これを片側の基礎ボルトで受けるものとして計算する。
正面方向の引張力Ｆｂ1
Ｆｂ1＝ｍ・（1＋Cv）・ｈ・g＋ｎfV・ 2
側面方向の引張力Ｆｂ2

ｍ・CH・ｈ・gｍ・（1＋Cv）・ｈ・g＋ｍ・CH・ 1・g
ｎfV・ 2Ｆｂ2＝(3.4.3.1)

ｎfH・ 3引張力Ｆｂ
Ｆｂ＝Ｍａｘ（Ｆｂ1，Ｆｂ2）(3.4.3.2)(3.4.3.3)

基礎ボルトに作用する引張応力σｂＦｂ

NT2 補② Ⅴ-2-10-2-9-2 R2

σ ｂ＝(3.4.3.4)Ａｂ

ここで，基礎ボルトの軸断面積ＡｂはπＡｂ＝ ・ｄ24(3.4.3.5)(2)せん断応力
基礎ボルトに対するせん断力は，基礎ボルト全本数で受けるものとして計算する。
水平方向地震によるせん断力Ｑｂ1Ｑｂ1＝ｍ・ＣＨ・g(3.4.3.6)

鉛直方向地震によるせん断力Ｑｂ2
Ｑｂ2＝ｍ・（１＋ＣＶ）・g(3.4.3.7)

せん断力ＱｂＱｂ＝ √（Ｑｂ1）2＋（Ｑｂ2）2(3.4.3.8)

基礎ボルトに作用するせん断応力τｂτ ｂ＝Ｑｂ(3.4.3.9)

ｎ・Ａｂ24

3.6.2 計算条件
応力計算に使用する各諸元を表 3.4－1 に示す。
表 3.4－1 各諸元NT2 補② Ⅴ-2-10-2-9-2 R2

記号

数値

単位mkg

Aｂmm2dmm

hmm

1mm

2mm

3mm

n－

nfV－

nfH－

CH

1.55－

CV

1.17－

g9.80665m/s2

3.6.3 応力の評価
3.5.2.4項で求めたボルトの引張応力σｂiは次式より求めた許容引張応力ftsi以下であること。ただし，fｔｏi は下表による。

fｔｓi＝Min[1.4・fｔｏi－1.6・τｂi， fｔｏ i](3.4.3.10)

せん断応力τｂiは，せん断力のみを受けるボルトの許容せん断応力 fｓｂi以下であること。
ただし，fｓｂiは下表による。

基準地震動Ｓｓによる荷重との組合せの場合

fｔoi

Ｆ2許容せん断応力Ｆ

fｓbi

1.5・ 3許容引張応力25・1.5・1.5

3.7 機能維持評価
3.7.1 電気的機能維持評価方法
潮位計（潮位監視盤）の電気的機能維持評価について，以下に示す。
評価用加速度は，「Ⅴ-2-1-7

設計用床応答曲線の作成方針」に示す地震応答解析で評価した加速度とし，評価用加速度が機能確認済加速度以下であることを確認する。機能確認済加速
度には，制御盤の加振試験において，電気的機能の健全性を確認した評価部位の目標加速度を適用する。機能確認済加速度を表 3.7－1 に示す。
表 3.7－1 機能確認済加速度
評価部位

方向
水平潮位計
（潮位監視盤）NT2 補② Ⅴ-2-10-2-9-2 R2鉛直26（×9.8 m/s2）

機能確認済加速度3.8 評価結果
潮位計（潮位監視盤）の耐震評価結果を以下に示す。発生値は許容限界を満足しており，設計用地震力に対して十分な構造強度及び電気的機能を有していることを確認した。

(1)基準地震動ＳＳに対する評価
基準地震動ＳＳに対する構造強度評価結果を表 3.8－1 に示す。

表 3.8－1 構造強度評価結果
基準地震動Ｓｓ部材材料

応力
算出応力

許容応力

引張り

σｂ＝7

ƒｔｓ＝147＊

せん断

τｂ＝7

ƒｓｂ＝113

NT2 補② Ⅴ-2-10-2-9-2 R2E

基礎ボルト
注記 ＊：ƒｔｓ＝Min[1.4・ƒｔｏ－1.6・τｂ， ƒｔｏ]より算出(2)機能維持評価結果
電気的機能維持評価の結果を表 3.8－2 に示す。

表 3.8－2 電気的機能維持評価
評価用加速度＊
潮位計（潮位監視盤）

水平方向

1.29

鉛直方向0.98

注記 ＊：評価用加速度は最大床応答加速度（1.0ZPA）とする。

27

機能確認済加速度