別紙

福島第一原子力発電所・事故の収束に向けた道筋①

基本的考え方： 原子炉および使用済燃料プールの安定的冷却状態を確立し、放射性物質の放出を抑制することで、避難されている方々のご帰宅の実現と国民の皆さまが安心して生活いただけるよう全力で取り組む

目標と対策、リスク分
課題

現状 (4/16 現在)

野＜ステップ 1 （3 ヶ月程度）＞
放射線量が着実に減少傾向となっている＜ステップ 2 （3〜6 ヶ月程度※）＞
放射性物質の放出が管理され、放射線量が大幅に抑えられている

中期的課題※ステップ 1 終了後

現状① （1〜3 号機）燃料ペレットの一部は損傷 目標① （1・3 号機）安定的に冷却できている対策9: 燃料域上部まで格納容器を水で満たすしているが、注水により冷却できている⇒ 淡水注入の継続と一層の冷却策が必要
対策1: 圧力容器へポンプにて淡水注入中
リスク① 冷温化により格納容器内の水蒸気が凝縮、水素の濃度が高くなり、水素爆発する恐れ
対策2: 格納容器に窒素を充填（1 号機から着手）
対策3: 燃料域上部まで格納容器を水で満たすことを検討

現状② （1〜3 号機）高温により格納容器に生じた隙間から放射性物質を含む微量の蒸気が漏洩している可能性大Ⅰ．冷却(1)
原子炉の冷却⇒ 冷却による蒸気量低減と漏洩防止策が必要
対策4: 原子炉の十分な冷却による蒸気発生量の低減（＝ステップ 1 と２の諸対策で対応）
対策5: 建屋を覆うことで遮断を検討（課題(4)と連動）

目標③ 冷温停止状態とする 課題① 塩分による構造材（号機ごとの状況に応じ（原子炉や配管な対策10: 格納容器ベント（放射性物質を含む蒸気を大て十分に冷却されていど）の腐食による破気放出）が必要となった場合は放射性物質のる）
損・目詰まり・水漏低減策（プラントに設置されている非常用ガス対策17: 必要に応じて、ステップ処理系（フィルタ）の活用等）を実施
れの防止
対策11: 格納容器への窒素充填により、水素爆発の防止を継続
リスク④ 水を満たす過程でタービン建屋への流入水が増加
対策12: 流入抑制策（タービン建屋内の滞留水を貯蔵、水処理した後に圧力容器に押し戻し（循環させる）等）の検討・実施
対策13: 原子炉の熱交換機能の回復（熱交換器の設置）も検討
リスク⑤ 放射線レベルの高い場所で、作業が長期化する恐れ（→対策 9 と 12 の継続）

現状③ （2 号機）漏水が多く、格納容器が損傷し目標② （2 号機）格納容器が密閉できるまでは、ている可能性大⇒ 損傷箇所の修復が必要
滞留水の増加を抑制しつつ冷却する⇒ 注水量が増えると漏水量も増加するため、注入量のコントロールが必要
対策6: 損傷箇所の密閉策（例：グラウト（粘着質のセメント）の充填）の検討
対策7: 最小限の注水による冷却（汚染水の漏洩量をコントロール）
リスク② 損傷箇所の密閉作業が長期化する恐れ（→
対策 12 と 14）

現状④ 複数の外部電源確保（当社１系統および東北電力１系統）及びバックアップ電源（電源車/非常用発電機）を配備済
リスク③ 更なる余震や夏場の雷などで系統電源（の一部）が喪失する可能性
対策8: 外部系統電源の連系線を近日中に布設
注：原子炉圧力容器は「圧力容器」、原子炉格納容器は「格納容器」で記載

対策14: 現行の最小限の注水による冷却を継続
対策15: 格納容器への窒素充填により、水素爆発の防止を継続
対策16: 損傷箇所の密閉策を継続して検討・実施。損傷箇所密閉後は 1・3 号機と同様の冷却策を実施
リスク② 損傷箇所の密閉作業が長期化する恐れ（→対策 12 と 14 の継続）

1 での諸対策を維持・強化

②
目標と対策、リスク分
課題

現状 (4/16 現在)

野＜ステップ 1 （3 ヶ月程度）＞
放射線量が着実に減少傾向となっている＜ステップ 2 （3〜6 ヶ月程度※）＞
放射性物質の放出が管理され、放射線量が大幅に抑えられている

中期的課題※ステップ 1 終了後

現状⑤ 1・3・4 号機は外部から、2 号機は通常の 目標④ 安定的に冷却できている
目標⑤ プールの水位が維持 課題② 燃 料 の 取 り 出 し対策22: “キリン”等による注水の継続（信頼性向上（ホ冷却ラインから淡水注水中され、より安定的に冷（5・6 号機を含む）ースの耐久性向上）/遠隔操作化）⇒ 作業員被ばく低減と余震対策が必要
却できている対策18: ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車(“キリン”等)による外部からの注水の信頼性向上/遠隔操作化を検討・実施

Ⅰ．冷却(2)
使用済燃料プールの冷却

現状⑥ プールからの放射性物質放出有無を確
認中対策19: “キリン”等による蒸気/プール水のサンプリングと測定⇒ 4 号機はプール水の分析により、大部分の燃料が健全であることを確認

対策23: 2 号機は通常の燃料プール冷却ラインに循環冷却機能を付加した上で注水を継続
対策24: 1・3・4 号機についても通常の冷却ライン復旧を検討・実施
リスク⑥ 建屋損傷のため通常の冷却ラインが復旧できない可能性
対策25: 熱交換器の設置を検討・実施

対策27: 熱交換器の設置による冷却対策28: “キリン”等は遠隔操作範囲を拡大

対策26: （4 号機）プール底部に支持構造物を設置

現状⑦ プールを支える建屋の壁が損傷⇒ 特に 4 号機は健全性評価が必要と認識対策20: 4 号機の耐震性を評価⇒ 一定の健全性が保たれていることを確認
対策21: 監視を継続、必要な対策を検討（→対策 26）

現状⑧ 2 号機原子炉内が発生源とされる、放射 目標⑥ 放射線レベルが高い水を敷地外に流出し 目標⑧ 汚染水全体の量を減 課題③ 本 格 的 な 水 処 理
ないよう、十分な保管場所を確保する
少させていく線ﾚﾍﾞﾙの高い汚染水が流出したが止水施設の設置
対策29: 流出ﾙｰﾄを特定し、再発防止策を検討・実施
・ 放射性物質吸着材料(ｾﾞｵﾗｲﾄ)入り土嚢の湾内投入
・ 汚濁拡散防止ﾌｪﾝｽ（ｼﾙﾄﾌｪﾝｽ）の湾内設置
・ ﾄﾚﾝﾁと建屋間の遮断等

(3)

Ⅱ．抑制

放射性物質で汚染された水(滞留水)の閉じ込め、保管・処理・再利用

現状⑨ 2 号機ﾀｰﾋﾞﾝ建屋や立坑・ﾄﾚﾝﾁに放射線ﾚﾍﾞﾙの高い水が流出かつ滞留対策37: 「集中廃棄物建屋」等を保管先に活用
対策38: 水処理施設を設置、高レベルの汚染水を除染/塩分処理し、タンクに保管
リスク⑦ 水処理施設の設置遅延や稼動不良の可能性
対策39: バックアップ対策（追設タンクやプールの設置、凝固剤等による漏洩防止）の検討・実施

対策30: 滞留水を保管可能な施設（復水器や集中廃目標⑦ 放射線レベルが低い水を保管・処理する棄物建屋）に移動
対策31: 移動した滞留水の除染/塩分処理を準備中
対策40: タンク、バージ船・メガフロート等で保管容量を（→対策 38）
拡充
対策32: タンクの設置を準備中
対策41: 除染剤等を利用し、汚染水を基準以下まで除染

現状⑩ 放射線レベルが低い水の保管量が増加

対策33: タンクやバーｼﾞ船等での保管を準備中
対策34: 汚染水の除染/塩分処理を準備中（→対策41）
対策35: 貯水池の設置を準備中

現状⑪ 建屋周りの地下水（ｻﾌﾞﾄﾞﾚﾝ水）が汚染されている可能性大対策36: サブドレン水の汲上げ後の除染処理を準備中

対策42: 高レベル汚染水向け追設タンク等の拡充
対策43: 高レベル汚染水の除染/塩分処理の継続・強化
対策44: 低レベル汚染水の除染/塩分処理の継続・強化
対策45: 処理された水を原子炉冷却水として再利用
対策46: 基準以下まで除染の継続・強化

③
目標と対策、リスク分
課題

現状 (4/16 現在)

野＜ステップ 1 （3 ヶ月程度）＞
放射線量が着実に減少傾向となっている＜ステップ 2 （3〜6 ヶ月程度※）＞
放射性物質の放出が管理され、放射線量が大幅に抑えられている

中期的課題※ステップ 1 終了後

現状⑫ 建屋外に瓦礫が散乱し、放射性物質が飛 目標⑨ 建屋/敷地にある放射性物質の飛散を防 目標⑩ 建屋全体を覆う（応急 課題④ 建 屋 全 体 を 覆 う
散止する措置として）（本格措置として）

Ⅱ．抑制

(4)
大気・土壌での放射性物質の抑制

対策47: 飛散防止剤の試験散布により性能確認後、本格運用し、放射性物質の飛散を抑制
対策48: 飛散防止剤の散布により、雨水の汚染を防止
対策49: 瓦礫の撤去
対策50: 原子炉建屋カバーと本格的措置（コンテナ（コンクリート等による屋根・外壁））の基本設計の検討・実施
対策51: 汚染土壌の固化・置換・洗浄方法を検討（中期的課題）

対策52: 敷地および建屋への飛散防止材の塗布・散布の拡充による作業環境の改善
対策53: 瓦礫の撤去を継続
対策54: 原子炉建屋カバー（換気・フィルター付）の設置に着手
リスク⑧ 建設に着手するには線量レベルの大幅削減が前提（→対策 52 と 53 の継続）対策55: 原子炉建屋カバーの設置完了（1・3・4 号機）
リスク⑨ 巨大台風時にカバー 課題⑤ 汚染土壌の固化・が破損する恐れ
置換・洗浄対策56: 本 格 的 措 置 （ コ ン テナ（コンクリート等による屋根・外壁））の詳細設計
着手

現状⑬ 発電所内外の放射線量のモニタリングを 目標⑪ モニタリングを拡大・充実し、はやく正しく 目標⑫ 避難指示/計画的避 課題⑥ 環 境 の 安 全 性 を実施中
お知らせする難/緊急時避難準備区域
継続して確認・お対策57: 海水、発電所内の土壌、所内大気でのモニタリ
対策60: 避難指示/計画的避難/緊急時避難準備区域の放射線量を十分に低減
避難指示/計画的知らせングを実施中（25 箇所）
内のモニタリング方法を検討・着手 ＜国・県・する
避難/緊急時避難対策58: 発電所敷地境界で放射線量のモニタリング継市町村と相談・連携＞（5）

Ⅲ．モニタリング・除染準備区域の放射線量の測定・低減・公表（注）避難指示/計画的避難/緊急時避難準備区域での放射線量のモニタリ
ングや低減策について
は、国と十分に連携かつ県・市町村に十分にご相談しながら、当社としてできる限りの対策を進めたい。

続中（12 箇所）
対策59: 避難指示/計画的避難/緊急時避難準備区域内のモニタリング方法を検討（→対策 60〜63）

対策61: 半減期の長いセシウム 137 等の残留放射性物質のモニタリング結果等を正しくお知らせ

対策62: 帰宅家屋等の放射線量のモニタリング ＜国・県・市町村と相談・連携＞対策63: 必 要 な 線 量 低 減 方 策（帰宅家屋や土壌表面等の除染）を検討・着手＜国・県・市町村と相談・連携＞