金属火災とその対策
ナトリウム、カリウム、マグネシウム、アルミニウム

電源不要の自動消火システム・停電時も確実作動
メタレックス(宮田工業製)を消火剤に使用

Confidenｔial Copyright©2016 NICHIBOU co.,ltd

PAGE : 1

火災の種類
火災の分類[消防法準拠]
普通油

電気

火災用

火災用

火災用

A火災

B火災

C火災

木材、紙、繊維などが燃える
火災

石油類その他
可燃性液体、半固体油脂類などが燃える
火災

変圧器、配電盤その他
これらに類する電気設備の火災

B火災以外の火災

分類・区分

諸外国の分類
普通火災

木材、紙、繊維のような燃焼特性を有する火災

油 火災

可燃性液体、固体の油脂火災

ガス火災

可燃性ガスの火災

金属火災

アルミニウム・マグネシウム
ナトリウム・カリウム等の可燃性金属の火災

電気火災

通電している電気機器の火災有効と考えられる消火手段が異なる
Confidenｔial Copyright©2016 NICHIBOU co.,ltd

PAGE : 2

消火の原理燃焼の4要素消火の4要素

可燃物

可燃物除去

冷却

熱エネルギー

窒息

酸素
連鎖反応
4要素が存在し、且つ条件が満足された時に燃焼は起こり、その条件が満足されている限り継続する。

連鎖反応を遮断燃焼を構成している4つの要素のうち、どれか1つでも欠ければ燃焼を継続することはできない。

Confidenｔial Copyright©2016 NICHIBOU co.,ltd

PAGE : 3主な金属の燃焼性
分類

アルカリ金属

アルカリ土類金属

その他

金属

カリウム
ナトリウム
リチウム

カルシウム
マグネシウムアルミニウム
亜鉛
鉄
ニッケル

発火・燃焼性等

等

等

注●常温で水と激しく反応し、同時に著しい発熱を伴うため、発生する水素ガスが直ちに発火あるいは爆発する。
●空気中の湿度でも急速に酸化されて、自然発火するおそれがある。
●炭酸ガス中においても、その酸素を奪って燃焼する。
●ナトリウム・リチウムは、燃焼中に溶融し、流出状態で燃焼する。
●リチウムは、窒素ガス中でも燃焼する。

意

禁水性物質として、保管・取扱い・消火対策などに、特別の注意が必要●アルカリ金属と同様に水を分解し、水素ガスを発生する。程度は穏やかなため、直ちに発火することは少ないが、火気により容易に発火しやすく、また自己の酸化熱の蓄熱により、 可燃性物質として、自然発火することもある。
保管・取扱い・消火対策などに、●微細なマグネシウム粉は、粉塵爆発を注意が必要起こしやすい。
●マグネシウムは、窒素中においても燃焼し、窒化マグネシウムを生じることがある。
●塊上では、自然発火の危険性は少ない。
●細粉状又は細片状のものが大量に堆積された場合には、自然発火することがある。
●アルミニウムや亜鉛は、微粉状になると熱水を分解する性質があり、また粉塵爆発の危険性もある。
●アルミニウムの燃焼形態は、マグネシウムに類似している。

アルミニウムはマグネシウムと同様、他の金属も形状の細かなものは、保管・取扱い・消火対策などに、注意が必要

Confidenｔial Copyright©2016 NICHIBOU co.,ltd

PAGE : 4

アルカリ金属カリウム

ナトリウム

リチウム

特・イオン化傾向が大きいため、・イオン化傾向が大きいため、・禁水性のみで自然発火はしない。
酸化されやすく水と激しく反応する。 酸化されやすく水と激しく反応する。
・空気中放置すると自然発火する
・空気中放置すると自然発火する危険性がある。
危険性がある。

徴

融点以上に加熱すると紫色の炎を出して燃焼する。

火災 予防 の方法

・貯蔵する場所の床面は湿気を避けて地面よりも高くする。
・空気中の水分を避けるため、小分けして灯油中に保存する。

融点以上に加熱すると黄色の炎を出して燃焼する。

融点以上に加熱すると深赤色の炎を出して燃焼する。

・火気、加熱を避ける。
・容器に密栓して保存する。
・水分の接触を避ける。

Confidenｔial Copyright©2016 NICHIBOU co.,ltd

PAGE : 5アルカリ土類金属やその他金属粉(第2類危険物)の消防法での規制
マグネシウム鉄粉

金 属 粉

目開き2mmの網ふるいを目開き53μmの網ふるいを50%以上通過しないもの、及び直径2mmより 通過する鉄の粉を危険物として指定。
小さい棒状のもの以外のものを危険物として指定。

空気中の水分により自然発火する危険性がある。

油の染みた切削屑は、自然発火の危険性がある。

熱水と反応して、水素を発生する。

粉塵爆発の危険性がある。

アルカリ金属、アルカリ土類金属、マグネシウム、鉄以外の金属粉で、目開きが150μmの網ふるいを50%以上通過するものを危険物として指定。
Al：空気中の水分やハロゲン元素により、自然発火する危険性がある。
粉塵爆発の危険性がある。
Zn：空気中の水分や熱水と反応して、水素を発生する。
粉塵爆発の危険性がある。

Confidenｔial Copyright©2016 NICHIBOU co.,ltd

PAGE : 6

金属火災用の消火剤
金属火災の消火原理

金属火災用消火剤の条件
1.高温に耐える
分解等にて支障物質を生成しない

窒息

冷却

2.冷却効果がある
熱吸収量が大きい

3.凹凸のある燃焼金属も覆うことが出来る
融点が低い
燃焼金属表面を消火剤で十分覆い酸素を遮断

燃焼物の温度が低下するまで静置する

4.隙間や深部に入り込める
流動性がよい5.溶融した金属でも、液面上に浮上する
金属表面で溶融

従来の消火剤

6.保存性がよい
吸湿性が少ない

乾燥砂

消火剤

フラックス

スコップ等で散布

ダライ粉
Confidenｔial Copyright©2016 NICHIBOU co.,ltd

PAGE : 7

使用できない消火剤
消火法

使用状況

水(放水)

激しく爆燃

ABC消火器

火炎飛散

ABC消火薬剤

火勢拡大

BC消火薬剤

火勢拡大

強化液消火器

激しく爆燃

炭酸ガス消火器

火炎飛散

湿った砂

火勢拡大

湿って固まった
フラックス

火勢拡大

注

意

絶対使用厳禁！

乾燥状態での＿保管が重要！
Confidenｔial Copyright©2016 NICHIBOU co.,ltd

PAGE : 8

メタレックス(宮田工業製)
消火剤についてメタレックスの組成
主剤：塩化ナトリウム

添加剤：高温架橋剤
低温架橋剤

メタレックスの消火原理

耐高温性、熱吸収性
炎抑制
温度によって溶融し、燃焼物表面に付着密閉して酸素を遮断

流動性付与剤

燃焼物深部へ浸透

防湿性付与剤

吸湿による固化を防止

メタレックスの特長●耐熱性や密封性に強く、薬剤が燃焼物の深部まで浸透する●散布することにより、延焼防止にも効果がある●切削油等の油火災にも効果がある●化学的に安定で、保存性がよい●マグネシウムに限らず、一般の金属火災にも対応できる●消防庁予防課より、乾燥砂の代替とする消火薬剤として特認を得ている [消防予第112号 昭和47年6月22日]
Confidenｔial Copyright©2016 NICHIBOU co.,ltd

PAGE : 9マグネシウム火災
消火上のご注意
水、一般の消火器は絶対使用禁止

爆発的燃焼・水蒸気爆発

錆びた鉄等の酸化物の接触も厳禁

テルミット反応(爆発的燃焼)

マグネシウム火災は、非常に高温で、燃焼により有毒なヒュームも発生

消火時には、保護具(マスク・耐火手袋など)を着用

ドライのマグネシウム……せん光や白煙の発生は著しいが比較的燃焼速度は穏やか
油を含んだマグネシウム…まず油が着火し、規模が拡大するとマグネシウム火災に移行
水を含んだマグネシウム…燃焼が非常に早く、火の粉を吹き上げながら拡大

時間的余裕があるため落ち着いて対応
日頃からの訓練が重要！
極小規模で対応
無人対応

金属火災は、窒息と冷却効果により、時間をかけて消火表面が消火していても、すぐ処理せずに十分冷却するまで静置した後、内部の完全消火を確認して後処理

消火後の残渣は、窒化マグネシウムが生成されている可能性がある

水との接触を避け、適切な廃棄処理を実施
Confidenｔial Copyright©2016 NICHIBOU co.,ltd

PAGE : 10

ファイアイレイスシステム（ＩＬＰ）
センサーチューブが火災を探知し破裂すると、チューブ内が圧力降下し、空気圧制御式の容器弁が開放して、消火剤が消火配管を経由して噴射ノズルから放出されます。

火災発生
消火配管
チューブ破裂

噴射ノズル
センサーチューブ
1.8MPa【内圧1.8MPa】

容器弁が作動インダイレクト噴射ノズルから消火剤放出

バルブ【間接方式】
消火剤容器【内圧1.8～5.3MPa】

火災

消火

Confidenｔial Copyright©2016 NICHIBOU co.,ltd

PAGE : 11センサーチューブの特長
センサーチューブは、三井化学産資株式会社と共同開発したバリア性に優れたポリエチレンチューブを使用しています。消火剤や加圧推進剤の窒素ガスを透過減量しませんので長期使用に耐えます。

外径6mm

内径4mm

内外層

通常時の内圧に耐え、火災時に溶融、破壊となる設計としています。

接着層

内外層とバリア層を一体化するため接着性樹脂により各層を結合しています。

バリア層

消火剤が通常時に透過し減量しないようバリア性に特化した樹脂層を設けました。

感知温度（℃）
内圧1.8MPa・無炎設置可能
周囲温度（℃）

主原料サイズ（ｍｍ）

設置場所例

９２‐２０～＋５０

ポリエチレン

外径φ６・内径φ４

自動工作機

１６０

‐２０～＋６５

ポリアミド

外径φ６・内径φ４

屋外・周囲高温部

・ポリエチレンチューブは吸水率が<0.01（％・3mm・24h）と低く、耐薬品性に大変優れています。
・防護空間各所に配置しますので、電気火災を初期の段階で安全に感知します。
・フレキシブルで設置場所の形状を問いません。

Confidenｔial Copyright©2016 NICHIBOU co.,ltd

PAGE : 12

機器構成（インダイレクトタイプ）
バルブ

センサーチューブ

ＩＬＰバルブ

作動温度92℃

ＩＨＰバルブ

作動温度160℃

チューブ末端エンドアダプター

圧力スイッチ

手動起動装置遠方起動装置シリンダー
消火配管・ノズル
銅管・ＳＵＳ管

噴射ノズル

オプション
制御盤・表示灯 等

消火剤
・メタレックス
ｅｔｃ

Confidenｔial Copyright©2016 NICHIBOU co.,ltd

PAGE : 13

メンテナンス・更新時期について定期点検
ファイアイレイス定期点検内容（チェックリスト参照）
点検推奨頻度： 6ヶ月ごとに年2回をめどに点検の実施をお願い致します。

更新時期
機器名称

年 数

容器弁と貯蔵容器

設置後 ８年

消火剤

期限なし（容器交換時）センサー
チューブ

使用温度環境により変わります
次ページ参照備 考※

モリタ宮田工業仕様※定期点検時に異常があった場合は即時是正もしくは交換となります。

Confidenｔial Copyright©2016 NICHIBOU co.,ltd

PAGE : 14防護対象別設置プラン
マシニングセンター

集塵機

センサーチューブ
センサーチューブ

ファイアイレイス容器（DHP)

噴射ノズル

ファイアイレイス容器（IHP)

Confidenｔial Copyright©2016 NICHIBOU co.,ltd

PAGE : 15

これまでの設置実績●ファイアイレイスは、国内工場、原子力発電所、国内外の風力発電プラント、エンジンルーム等さまざまな分野の消火システムとして、4,330システム以上の設置実績を持っています。

実験・試験施設

風力発電設備（ナセル内）

風力発電設備（タワー内）

電気盤関係

鉄道車両エンジンルーム

バス エンジンルーム

ボート エンジンルーム

恒温槽

接着剤塗布装置

自動工作機械

レーザー加工機

集 塵 機

Confidenｔial Copyright©2016 NICHIBOU co.,ltd

PAGE : 16

ご案内・お問い合わせ■ご案内
弊社 八街工場 消火実験棟にて、ファイアイレイスの消火実験デモンストレーションをご覧頂けます。
（事前のご予約が必要です。）ACCESS至成田至成田佐倉ＩＣ

至富里至佐倉至佐倉
至日向

三区十字路
至東京

51

至千葉市街

277

神門松林

2253

ランドロームフードマーケット

株式会社ニチボウ 八街工場
〒289-1114
千葉県八街市東吉田840番地1
TEL : 043-444-5001
FAX : 043-444-5022

409

ＪＲ総武本線 八街駅より車で約8分
東関東自動車道
佐倉ＩＣより車で約15分■お問い合わせ・お見積は．．．


玉井・森島
TEL 03-3444-6261（直通）tamai@nitibou.co.jp
e-mail tamai@nitibou.co.jp

Confidenｔial Copyright©2016 NICHIBOU co.,ltd

PAGE : 17