レオナード・グループシャワー元制御用サーモスタット

GUSK-425-ＪＷ 用
メンテナンス ガイド
ご使用中のユニットのメンテナンスについて、症状別にメンテナス方法をご案内いたします。
メ ン テ ナ ン ス に つ き ま し て 、 十 分 安 全 に 配 慮 し 行 っ て く だ さ い 。
また、

下記の点

は

特に

注

意して作業を行って下さい。

ユニット用メンテナンスバルブを閉にして下さい。
ユニット内の残圧が残っていないか確認して下さい。
配管が高温になっている場合があります、ご注意ください。

1

内部部品構造

元制御用「ＧＵＳ
元制御用「ＧＵＳＫ－４２５」シリーズは、ミキシングバルブ内部の「ポートスリーブパック－４２５」シリーズは、ミキシングバルブ内部の「ポートスリーブパック－４２５」シリーズは、ミキシングバルブ内部の「ポートスリーブパック」」と「サーモスタットパック」「サーモスタットパック」を交換することにより初期の性能を回復することができます。
を交換することにより初期の性能を回復することができます。

2

日常点検
定期点検事項①

給湯圧力・給水圧力の圧力・給水圧力の圧力・給水圧力の確認

対処
ご使用条件から外れている場合は、調整してください。
条件から外れている場合は、調整してください。

☆定期的に点検ください。
ストレーナーにゴミ等でプラグを外し、中のスクリーンを清掃又は交換プラグを外し、中のスクリーンを清掃 又は交換してください。
してください。

スクリーンに目詰がないかスクリーンに目詰がないか？

②☆定期的に点検ください。

目次

手順１・・・ドライブメカニズムパック及びＯリング交換方法。
手順２・・・
手順２・・・サーモスタットパックの交換方法。
サーモスタットパックの交換方法。
手順３・・・ポートスリーブパックの交換方法。
手順４・・・最高温度設定方法。
手順５・・・逆止弁確認方法。

3

故障診断

③

症状別項目

メンテナンス内容

参照手順

温調ノブ部分から漏れがある。

・ドライブメカニズムパックのＯリングの交換か

手順 1

ドライブメカニズムパックの交換が必要です。

（Ｐ5～Ｐ6）・ドライブメカニズムパックの固着か④温調ノブが動かない。

内部部品ポ－トスリーブパック部の固着の可能性があります。

手順 1～4（Ｐ5～Ｐ9）

・ストレーナーのつまりの確認をして下さい。
・供給条件を確認して下さい。
⑤

希望の温水温度が得られない。
温水温度が安定しない。

・最高温度の再設定をして下さい。
・内部部品固着又は劣化の可能性があります。
サーモスタットパックとポ－トスリーブパックの交換をして下さい。
・ストレーナーのつまりの確認をして下さい。

⑥

希望の温水量が得られない。

・供給条件を確認して下さい。
・供給条件の再確認をして下さい。

手順 1～4（Ｐ5～Ｐ9）

・ストレーナーのつまりの確認をして下さい。
温調ノブを右、左に動かして、⑦温水温度を変えることが出来ない。

・供給条件を確認して下さい。
・最高温度の再設定をして下さい。
・内部部品固着又は劣化の可能性があります。
サーモスタットパックとポ－トスリーブパックの交換をして下さい。

給水側の配管が熱くなったり。
⑧

給湯側の配管が冷たく・逆止弁の逆流の可能性があります。
逆止弁の漏れ確認をして下さい

なっている。

手順 5（Ｐ10）⑨適温になるのに時間がかかる。

・逆止弁の逆流の可能性があります。

⑩

温度計が正しい温度を示さない。

・温度計を交換して下さい

4

手順 １

・ドライブメカニズムパック交換方法・Ｏリング交換方法① 温調ノブ中央にある「温調ノブ固定ネジ」を付属の６角レンチ（対面３ｍｍ）で外し、温調ノブを取り外して下さい。
次に「カバーシュラウド固定ネジ」を緩め「カバーシュラウド」を時計方向に切欠き分回し取り外して下さい。

②

ハブ・サークリップ・プレッシャーワッシャーを取り外して下さい。

5

③

カバービスを外しカバーを取り外して下さい。
※カバーを取り外す際に内部部品「サーモスタットパック」が同時に外れますので落下にご注意ください。
カバーの外から「ドライブメカニズムパックのスピンドル」を内側に押し込み取り外して下さい。

③

ドライブメカニズムパック交換時又はＯリング交換時は下記に箇所に付属のグリス（シリコングリス）を適量塗布してから取付け下さい。

④

新しいドライブメカニズムパック又はＯリング交換済みの物をカバー内側からセットし「プレッシャーワッシャー」・「サークリップ」の順に組み立てて下さい。

6

手順 ２・サーモスタットパックの交換方法（温水温度設定ができない・温水温度が安定しない）④「手順１」 の手順でカバーを取り外して下さい。
「サーモスタット」と「プッシュロッド」を新しいものと交換して下さい。
※カバーＯリングの損傷がないか確認して下さい、損傷がある場合は交換して下さい。

⑤⑥

カバーを取り付ける際は、先に「プッシュロッド」と「サーモスタット」を「ポートスリーブパック」中央の穴に差し込んでおくとカバーが取付けやすくなります。

カバーをセットした後、カバービス（６本）を均等に締め付け下さい。
「カバーシュラウド」を取付け下さい。

7

手順 ３・ポートスリーブパックの交換方法（温水温度設定ができない・温水温度が安定しない）① 「手順１」でカバー・サーモスタットパックを取り外して下さい。
次に「ポートスリーブ固定ネジ」（４か所）を外し、下記の図の様に「ポートスリーブ」に「バー」をさし込み左右に回しながらに「バー」をさし込み左右に回しながら取り外して下さい。
取り外して下さい。
「ポートスリーブ」のフランジ部分にマイナスドライナーなどをかけ外す場合は「ボディー」側に傷がつかないように十分注意し行って下さい。
「ボディー」から「ポートスリーブ」を取り外したあと「ボディー」内部を柔らかな布でＯリングの残渣やスケールを取り除いて下さい。

②

新しい「ポートスリーブパック」の２か所のＯリング
新しい「ポートスリーブパック」の２か所のＯリングに適量グリスを塗布し均等に適量グリスを塗布し均等にボディーに押し込み「ポートスリーブ固定ネジ」を均等に締め付け下さい。

③「手順２」の通り「カバー」と「サーモスタットパック」を取り付けて下さい。
「手順２」の通り「カバー」と「サーモスタットパック」を取り付けて下さい。

8

手順 ４・最高温度設定
・最高温度設定方法（内部部品交換後の温度設定時）※間違って温調ハンドルを高温側に操作しても高温が出ることがない温度です、通常運転の設定温度ではありません。
通常運転の設定温度ではありません① 運転を開始する前に運転を開始する前にカートリッジカートリッジのスピンドルをのスピンドルを時計方向（低温側）のスピンドルを（低温側）にいっぱいにいっぱい操作して下さにいっぱい操作して下さい。
メンテナンスバルブと温水出口を開け運転を開始して下さい。
ミキシングバルブの出口の温度計を確認しながら「最高出湯温度」が得られるまでゆっくりとミキシングバルブの出口の温度計を確認しながら「最高出湯温度」が得られるまでゆっくりと反時計方向に操作し反時計方向に操作し「ハブ」ののストップピン（下記図中の矢印）と「カバー」のストッパーストップピン（下記図中の矢印）と「カバー」のストッパーストップピン（下記図中の矢印）と「カバー」のストッパー（下記図中の矢印）が左いっぱい（高温側）
記図中の矢印）が左いっぱい（高温側）当たる位置で当たる位置で「ハブ」と「ハブ」と「温調ノブ」「温調ノブ」ををセット温調固温調固定ビスで取付けて定ビスで取付けて下さい。
下さい。

セット後温水を出しながら「温調ノブ」を操作し正常に温度調整ができるか確認して下さい。
※温度調整ができない場合は、カートリッジの給湯・給水の取付け方向が間違っていないか確認※温度調整ができない場合は、カートリッジの給湯・給水の取付け方向が間違っていないか確認して下さい。

9

手順 ５・逆止弁の逆流確認方法。
①給湯・給水のメンテナンスバルブを閉めユニット内の残圧を取り除いて下さい。
②ストレーナーのキャップを片側のみ外して下さい。
③温水出口のバルブを閉じて下さい。
④④外したキャップの反対側のメンテナンスバルブを少外したキャップの反対側のメンテナンスバルブを少しずつ開けてください。
⑤全開にしても外したストレーナーから漏れ出さなければ、逆止弁機能は正常です。
⑥図のように漏れがあるようなら、新しいものと交換してください。
⑦給水・給湯の逆止弁を交互に同じ要領で確認してください。

10

11