thermal management
温度マネジメント用
コンポーネント
EDITION 2024/1＜イルメジャパン株式会社 078-302-2005＞

Data sheets available on www.fandis.com＜イルメジャパン株式会社 078-302-2005＞

免責事項
弊社は製品又は役務に関連して、何ら表明を行わず、商品性の黙示保証及び特定目的
適合性の黙示保証を含む、保証の一切（明示的又は黙示的であるかを問わない。）
をここに明示的に否認します。
製品は、欧州のEuropean Health and Safety legislationによって提供される基準に準拠して製造されています。明示されている場合において、製品は公の国際機関によって定義された安全性と性能の基準に準拠しており、定期的な検証の対象となります。

Web edition November 2023

製品の誤った使用や設置、技術仕様の不遵守による不良、遅延およびいかなる付随的または結果的な損失および損害は弊社の保証の対象になりません。
製品は購入者の責任においてのみ適合性を判断されます。
カタログに記載しているデータはあくまで参考値であり、製品は磨耗の可能性がございます。電気的な接続は関連する国、州、または地方の健康および安全法規を遵守する必要がございます。製品が組み込まれている装置が、性能の変化や中断のない継続的な使用を保証する必要がある場合、製品は、機能異常または停止を即座に通知し、即時介入または補助装置の作動を可能にする条件下でのみ使用する必要があります。他の機器に設置、あるいは統合される場合には、機器の使用および保証マニュアルには、製品の正しい修理工具と動作特性が示され、規定の最大動作時間に達する前の推定寿命が規定されなければなりません。仕様書はすべての使用条件と技術使用を考慮し、ユーザーが製品を安全に取り外しと交換ができる情報を提供する必要がございます。
保証範囲内で製品に欠陥があることが判明した場合は無償で交換いたします。その際のファンの取り外し、修復、いかなる付随的費用は保証の対象となりません。

Terms&Conditionは右記からもご覧いただけます。www.fandis.com
カスタム対応のご要望はお問い合わせください。

All speciﬁcations, data and drawings are subject to change without notice.

＜イルメジャパン株式会社 078-302-2005＞

産業用キャビネット向けシステムおよびコンポーネント
08-27

フィルターファンおよび天井排気ユニット
キャビネット用エアフィルターソリューション

28-43

フレームファン

44-49

ヒーター
防湿用ヒーター50-55

クーリングユニット
冷却および防湿用ユニット

56-63

レギュレータ
温度および湿度コントロール

64-70

キャビネット用ライト
低消費電力ライト

71-72

キャビネット用コンポーネント
キャビネット用アクセサリ

部分冷却用 垂直および水平取り付けファン

弊社のほとんどの製品はCADデータベースに登録がございます。

＜イルメジャパン株式会社 078-302-2005＞

熱管理ソリューション
Fandis社はFA業界において熱コントロールおよび熱管理ソリューションにおける国際的なリーディングカンパニーです。

マッジョーレ湖とティチーノ公園近郊に位置する弊社では、産業用キャビネ
ット内部の温度モニタリングとコントロールに特化し、換気、温度管理およびヒーターなどのソリューションを開発しています。
長年の経験により、弊社はお客様に高度なプロフェッショナリズムと専門性をもった競争力のあるソリューションをご提供しています。

Fandis: 信頼できるパートナー
弊社の換気、
クーリング、
ヒーティングおよび温度コントロールのソリューシ

ョンは様々なアプリケーションにおける最適な機械の作動状況を維持するための信頼性の高い機器の幅広い選択肢に象徴されます。

弊社は完璧な空気の循環、
さらに言えばキャビネット内部に格納された各種コンポーネントに適した温度を管理するための確実なソリューションを提供します。

2 ■ Fandis＜イルメジャパン株式会社 078-302-2005＞

＜イルメジャパン株式会社 078-302-2005＞

Fandis ■ 3

アイコンの見方
絶縁等級
クラスⅠ

クラスⅠ AC

クラスⅡ

クラスⅢ DCNC

チェンジオーバー

NO/NO

NC/NO

1/3-相

1-相

3-相

複数電圧

IP23

IP24

IP50

IP51

IP54

IP56

IP68

UL TYPE1

Class F

クラス F

電気特性
NO

NC/NC

DC タイプ

保護等級

EN779

3

IP20

IP21

IP40

IP44

IP54 リバースフロー

IP55

UL TYPE12UL TYPE3R

フィルタクラスG4

6

UL TYEP 4X

2

ISOcoarseISOcoarseISOcoarseISO16890

ISO16890

ISO16890

30% フィルタクラス30%

55% フィルタクラス50%

フィルタクラスG2

3

3

EN779

IP30

フィルタクラスG3

75% フィルタクラス75%

設置の特徴
External

Internal

Recessed

埋め込み取付

一部埋め込み取付

クイック取付DINレール取付

工具不要

無整流子

EMC

エコフレンドリー

反転可能

熱保護

ハンドプルーフ

キット販売

外部取付

上面取付

内部取付

サイド取付

製品の特徴

food &
beverage 食品用途

4 ■ Fandis

屋外用途

ROHS適合Erp
2015 ERP 2015

UV耐性

＜イルメジャパン株式会社 078-302-2005＞

スピードコントロール

Filter フィルターなし
less空気循環のマネジメント
キャビネットに格納、もしくは機械に搭載された機器の故障や不良は熱による問題であるケースが多々あります。
事実、機器の寿命はキャビネット内部の温度と湿度の程度に大きく依存します。
通常、キャビネット内での平均動作温度温度は35℃、湿度は60%を超えないことが推奨されます。
弊社は様々な用途における電気機器からの放熱を、効率的に処理するための幅広いソリューションをご提供しています。

通常対流
排気フィルターの使用により自然な空気冷却のための循環経路を確保することができます。
このソリューションは粉塵の多い環境下で、放熱量が少ない場合に適しています。

強制対流
ファンを使用し強制的に対流を生じさせることは、キャビネット内部で空気の滞留が生じないようにするためのコストに優れた効率的なソリューションとなります。
最適な構成としては、
フィルターファンにより外気を取り入れ、フィルターから排気します。
フィルターファンはキャビネットの底部に設置され、外気を取り入れ、熱を吸収した空気をキャビネッ
ト上部のフィルターから排気します。(通常エアーフロー)
換気によりキャビネット内部に生じる圧力が、フィルターされない空気が開口部や穴から取り込まれることを防ぎます。

空気の流れを逆転させることも可能です。(リバースエアーフロー)
フィルターファンをキャビネット上部に設置し、フィルターを底部に設置します。サーモスタットにより、設定温度を上回った場合はファンを起動します。
REVERSE FLOWSTANDARD FLOW

キャビネットの上面から廃棄することも可能です。
キャビネットの左右に障害物や壁があったり、スペースが限られる場合に有効です。
理想的な構成ではフィルターがキャビネット底部に設置され、上面に設置した排気ユニットによる圧力差により、外気を取り込み内部の放熱を促します。

回転ファンの使用はキャビネット内部の空気循環を行う方法の一つです。
温度を下げるためにクーリングユニットによって冷やされた空気を循環し、熱を分散および冷却を行います。

＜イルメジャパン株式会社 078-302-2005＞

Fandis ■ 5

IP保護等級
環境タイプテーブル

定義
Type 1

主に屋内用、限られた量の汚れの落下に対する保護とキャビネットに格納された機器に対する保護Type 12

屋内用、汚れ、粉塵、水滴および腐食性のない液体の結露に対する保護Type 3R

屋外用、雨、キャビネットの凍結によるダメージからの保護

Type 4X

屋内および屋外用、雨、噴射水、ホースによる配水に対する保護、キャビネットの凍結によるダメージからの保護および耐腐食性

UL50Eに準拠“IP” 保護等級テーブル

一つ目の数字は固形物に対する保護等
級を表します。
IP

0

シンボル

概要
保護なし

IP

シンボル

0

概要
保護なし

1

直径50mm以上の大きさの固形物に対して保護する(例：手との接触)

1

垂直に落下する水滴に対する保護2

直径12.5mm以上の大きさの固形物に対して保護する(例：指との接触)

2

垂直から15°の範囲で落下する水滴に対する保護3

直径2.5mm以上の大きさの固形物に対して保護する(例：工具・電線との接触)

34

直径1.0mm以上の大きさの固形物に対して保護する(例：工具・電線との接触)

4

5

防塵
(有害な沈着物なし)

5

6

耐塵

CEI EN 60529に準拠

6 ■ Fandis

二つ目の数字は水に対する保護等級を表します。

6

15

垂直から60°の範囲で落下する水滴に対する保護60360

あらゆる方向からの飛沫に対する保護

あらゆる方向からの噴流水に対する保護360

あらゆる方向からの強い噴流水に対する保護360

7

一時的に深さ1mで30分間
水没しても内部に浸水する
ことがない

8

継続的に水没しても内部に浸水することがない＜イルメジャパン株式会社 078-302-2005＞

製品クイックサーチ
素早く簡単に製品を検索する便利なサービスをご紹介します。
製品の仕様書、作業指示書、認証および他の情報に簡単にアクセスいただくことが可能です。

WWW.FANDIS.COM にアクセスください。
1. 製品コードもしくは型番を検索窓に入力してください。
2. 関連製品のリストが表示されます。

クイックリンクおよびスマートフォンによるアクセス
1. カタログのトップページにあるQRコードをスキャンしてください。
2. 検索ページが起動します。製品コードか型式を入力してください。
3. 関連製品のリストが表示されます。

弊社すべての製品はCEおよびUKCAに適合しています。

＜イルメジャパン株式会社 078-302-2005＞

Fandis ■ 7

8 ■ Fandis＜イルメジャパン株式会社 078-302-2005＞

VE N T I L AT I O N

S Y ST E MS

フィルターによる外気を活用した冷却ソリューション
Virdisフィルターファンシリーズはキャビネット内部の放熱を補助し、電子機器を過熱から保護するための実用的なソリューションです。
フィルターファンは外部の空気をフィルターして取り込
み、空気の循環によりキャビネット内部から放熱します。

弊社のほとんどの製品はCADデータベースに登録がございます＜イルメジャパン株式会社 078-302-2005＞

Fandis ■ 9VENTILATION SYSTEMSFILTER FANS

FF シリーズ | フィルターおよびフィルターファン
FFシリーズははめ込み式によるツールレスで実用的な設置が可能です。
FFフィルターおよびフィルターファンは簡単な結線が可能で、フィルターメディアの交換も蓋をスライドするのみで簡単に行うことが可能です。

設置時間の短縮
1 -3.7 mmの板厚に適合したワンタッチ
設置が可能
クイック接続ケージクランプ方式により工具不要で結線が可能
IP55およびTYPE 3R (オプション)
屋内/屋外における産業用の過酷環境に最適
EMC対応 (オプション)
金属シールド
スライド式カバーフィルターメディアの簡単な交換が可能

多彩なカラー
標準のRAL 7035に加え
RALの色調をカスタム可能(MOQあり)to minimum order
ESMERISSPECIALIBORDOS
condizionatori SlimLine
condizionatori SlimLine versione inox (Fiera)
condizionatori CompactLine (showroom)

LUMEIS
Lampade a Led

ORANGIS
Termostati
Igrostati

VIRDIS
accessori SSC-A cuffia di protezione SEIFERTVIRDISFF

VIRDISTPFF EMC

認証

各メリットの詳細

ケージクランプ端子

10 ■ Fandis

スライド構造カバー＜イルメジャパン株式会社 078-302-2005＞

防水機構

TYPE 3RおよびIP55
屋内/屋外の過酷環境における熱マネジメントでは、高い保護性能を有する換気システ
ムが要求されます。IP55を達成するFFフィルター/フィルターファンシリーズは粉塵や湿度が高い環境に理想的であり、あらゆる角度からの噴流水に対する保護を有します。
一方でUL Type3R対応モデルは、天候の変化、温度の変化、紫外線など耐候性が要求される屋外用途に適しています。FFシリーズはガラス繊維によって強化された樹脂製で通常の樹脂に比べ耐久性が高く、劣化しづらくなっています。

VENTILATION SYSTEMSFILTER FANSEMC シールド
電磁両立性 (EMC) は電磁環境下において悪影響を受けることなく、電子機器が適切に機能する特性を指します。
これは品質に関する重要な要素であるため、設計者は開発の段階から様々な電子機器の寿命と安定性を保証するために保護要求を考慮していく必要があります。
キャビネットにおけるEMCシールドはノイズの放出を減らすとともに、内部の電子機器をキャビネット外部のノイズの干渉から保護します。
弊社のEMCフィルターおよびフィルターファンは開口部にあたりますが、キャビネットのシールド効果を維持できるように設計されています。

FFシリーズの型式
FF 15

description

P

A

230

U N

R

5

3

C

1 -S00description

FAMILY FF

CUSTOM SERIESDIMENSION CODE (mm)08 - 107 x 107
12 - 150 x 150
13 - 204 x 204
15 - 250 x 250
20 - 325 x 325

VERSIONFAN SIZE
P = smallM = medium
GE = large with plastic adaptor
GD = large with pre-distributor
VOLTAGEA = a.c. voltage( ) = standard

FILTER MAT( ) = G3
A = G2
5 = G4
O = without

D = d.c. voltage
400T = 400 Va.c. 3~
48 = 48 Vd.c.

U = grey RAL 7035

C = EMC shielded

TYPE RATING( ) = Type 12 or Type1
3 = Type 3R

G = large

RATED VOLTAGE
115 = 115 Va.c. 230 = 230 Va.c.
12 = 12 Vd.c.
24 = 24 Vd.c.
COLOURR = grey RAL 7032

EMC

S** = custom version

N = black RAL 9005

＜イルメジャパン株式会社 078-302-2005＞

AIR FLOW DIRECTION( ) = standard flow
R = reverse flow
FAN SUPPLIER
N = NMBE = Ecofit

F/J = Fandis

Fandis ■ 11

VENTILATION SYSTEMSFILTER FANS

GFシリーズ | フィルターおよびフィルターファン
GFシリーズは金属および樹脂製の板厚が大きい用途に適しており、固定用のジャックシステムを備えています。またヒンジ構造のカバーによりフィルターメディアの交換が容易であり、取り付けに際しても追加の穴加工をすることなく設置が可能です。

ジャックによる固定システム
16mmまでの板厚に対応する特許取得の取付方法

ヒンジカバー
ツールレスでフィルターメディアの交換が可能

GFシリーズ型式
GF

description

15K

P

U

230

BE

R

FAMILY GF

description
AIRFLOW DIRECTION( ) = standard

R = reverse flow

FAN SUPPLIER
B = NMB or Ecofit

BE = Fandis

VOLTAGE
24 = 24 Va.c.
115 = 115 Va.c.
230 = 230 Va.c.
400T = 400 Va.c. 3~

D12 = 12 Vd.c.
D24 = 24 Vd.c.
D48 = 48 Vd.c.
G = no voltage

DIMENSION CODE (mm)12 = 150X150

15 = 250x250

20 = 325x325

FAN SIZE
P = smallG = large( ) = standard

COLOURU = grey RAL 7035

12 ■ Fandis

other colours on request＜イルメジャパン株式会社 078-302-2005＞

TPシリーズ | 天井排気ユニット
TPシリーズは、キャビネットの周辺のスペースが限られている場合に、天井から排気をすることで空気の循環を可能にします。TPシリーズは高圧のラジアルファンを備えており、樹脂製の筐体とアルミ製の上面カバーによって構成されています。通常、フィルターもしくはフィルターファンと一緒にご使用いただき、キャビネット内部を粉塵から保護します。

VENTILATION SYSTEMSFILTER FANS

材質
樹脂の筐体とアルミ製
上面カバー

保護
4種類の保護等級

ESMERISSPECIALIBORDOS
condizionatori SlimLine
condizionatori SlimLine versione inox (Fiera)
condizionatori CompactLine (showroom)

LUMEIS
Lampade a Led

ORANGIS
Termostati
Igrostati

AC / DC タイプ

VIRDIS
accessori SSC-A cuffia di protezione SEIFERTVIRDISFF

VIRDISTPFF EMC

T シリーズ | 天井排気ユニット
Tシリーズは金属製の天井排気ユニットとなります。高性能タイプのご用意もございます。
通常、フィルターもしくはフィルターファンと一緒にご使用いただき、キャビネット内部を粉塵から保護します。

材質
金属
高性能タイプ (T22)

TP/Tシリーズ型式
TP

descrption
FAMILY TP / T
TP = plastic

19

U

230

B

54

1

-

S00

T = metallic

FAN DIMENSIONVERSION( ) = CE

COLOURR = grey RAL 7032 U = grey RAL 7035
N = black RAL 9005
VOLTAGE
115 = 115 Va.c.
D24 = 24 Vc.c.

230 = 230 Va.c.
D48 = 48 Vc.c.

description
CUSTOM SERIESS** = custom version

1 = ULPROTECTION DEGREE
44 = IP44 54 = IP54 55 = IP55

( ) = no voltage＜イルメジャパン株式会社 078-302-2005＞

DESIGN

Fandis ■ 13

VENTILATION SYSTEMSFILTER FANS
45

FFシリーズフィルター• 工具不要組み立て• 適合板厚: FF08 1-2mm; FF12, FF13 1.3-3.2mm; FF15, FF20 1.3-3.7mm(カットアウト最大公差4mmまで)• 標準カラーRAL 7035, カスタム対応可能(MOQあり)• 標準保護等級: IP54およびType 12. IP55, Type 1, 3RおよびEMCはご要望に応じて承ります。

型式
FF08U

寸法
mm

107x107x23

カットアウト
mm

認証

92x92

cURus; cULus; cCSAus

FF12U

150x150x29

124x124

cURus; cULus; cCSAus

FF13U 型式
FF15U

204x204x30
寸法250x250x34mm

177x177
カットアウト
223x223mm

cURus; cULus;
認証 cCSAus

FF20U

325x325x34

291x291

cURus; cULus; cCSAus

cURus; cULus; cCSAus

45

FFシリーズIP55フィルター• IP55保護等級

型式
FF12U5
FF13U5
FF15U5

寸法mm

カットアウトmm
124x124

cURus; cULus; cCSAus

204x204x30
寸法250x250x34mm

177x177
カットアウト223x223mm

cURus; cULus; cCSAus
認証
cURus; cULus; cCSAus

150x150x29
型式

FF20U5325x325x34

291x291

認証

cURus; cULus; cCSAus

45

FFシリーズEMCフィルター• 金属シールド EMC対応

型式
FF08UC

寸法mm

107x107x23

カットアウトmm
92x92

cURus; cULus; cCSAus

FF12UC

150x150x29

124x124

cURus; cULus; cCSAus

FF13UC 型式

204x204x30
寸法250x250x34mm

177x177
カットアウト
223x223mm

cURus; cULus;
認証 cCSAus

FF15UC
FF20UC

325x325x34

45

14 ■ Fandis＜イルメジャパン株式会社 078-302-2005＞

291x291

認証

cURus; cULus; cCSAus
cURus; cULus; cCSAusVENTILATION SYSTEMSFILTER FANS
FFシリーズ Type 3Rフィルター• 屋外用途に最適• 耐候性樹脂• UV耐性• RAL 9005
• IP55保護等級 (FF08シリーズはIP54)

型式
FF08N3

寸法mm

107x107x23

カットアウト
mm

認証

92x92

cURus; cULus

FF12N53150x150x29

125x125

cURus; cULus

FF13N53型式
FF15N53204x204x30
寸法250x250x34mm

177x177
カットアウト
223x223mm

cURus;cULus
認証
cURus; cULus

FF20N53

325x325x34

291x291

cURus; cULus

FFシリーズ フィルターファン• 工具不要組み立て• 適合板厚: FF08 1-2mm; FF12, FF13 1.3-3.2mm; FF15, FF20 1.3-3.7mm(カットアウト最大公差4mmまで)• クイック接続端子付き• 標準カラーRAL 7035, カスタム対応可能(MOQあり)• 標準保護等級: IP54およびType 12. Type 1: FF08GD24UNR (IP54), FF08GD24UN (IP44),
FF20GAxxxUEA/UEA1 (IP51). オプション: IP55, Type 1, 3RおよびEMCはご要望に応じて承ります• Rタイプ(キャビネット内部から外部へのエアーフロー)• 周波数: 50/60Hz

寸法

カットアウト

定格電圧

消費電力

最大流量

mm

mm

V

W

m³/h

フィルター
使用時流量
m³/h

FF08A115UN

107x107x67

92x92

115 V a.c.

9/7

12/15

8,5/11

cURus; cULus; cCSAus

FF08A115UNR

107x107x67

92x92

115 V a.c.

9/7,5

16/21

13/15

cURus; cULus; cCSAus

FF08A230UN

107x107x67

92x92

230 V a.c.

10/8

12/15

8,5/11

cURus; cULus; cCSAus

FF08A230UNR

107x107x67

92x92

230 V a.c.

10/8

16/21

13/15

cURus; cULus; cCSAus

型式
FF08A

認証

FF08D
FF08D12UN

107x107x54

92x92

12 V d.c.

2

16

11,5

cURus; cULus; cCSAus

FF08D24UN

107x107x54

92x92

24 V d.c.

2

16

11,5

cURus; cULus; cCSAus

FF08D24UNR

107x107x54

92x92

24 V d.c.

2,2

23

17

cURus; cULus; cCSAus

FF08GA115UF

107x107x80

92,5x92,5

115 V a.c.

12/10

22/26

15/19

cURus; cULus; cCSAus

FF08GA230UF

107x107x80

92,5x92,5230 V a.c.

12/11

22/26

15/19

cURus; cULus; cCSAus

FF08GD24UN

107x107x77

92,5x92,5

24 V d.c.

15

55

36

cURus; cULus; cCSAus

FF08GD24UNR

107x107x77

92,5x92,5

24 V d.c.

17

64

42

cURus; cULus; cCSAus

FF12A115UF

150x150x74

124x124

115 V a.c.

16/15

45/50

29/34

cURus; cULus; cCSAus

FF12A115UFR

150x150x74

124x124

115 V a.c.

16/15

47/52

37/41

cURus; cULus; cCSAus

FF12A115UN

150x150x74

124x124

115 V a.c.

19/17

67/79

43/51

cURus; cULus; cCSAus

FF08GA

FF08GD

FF12A

FF12A115UNR

150x150x74

124x124

115 V a.c.

19/17

57/69

42/50

cURus; cULus; cCSAus

FF12A230UF

150x150x74

124x124

230 V a.c.

18/17

45/50

29/34

cURus; cULus; cCSAus＜イルメジャパン株式会社 078-302-2005＞

Fandis ■ 15

VENTILATION SYSTEMSFILTER FANS
型式

寸法

カットアウト

定格電圧

消費電力

最大流量

mm

mm

V

W

m³/h

フィルター
使用時流量
m³/h
37/41

cURus; cULus; cCSAus

43/51

cURus; cULus; cCSAus

FF12A230UFR

150x150x74

124x124

230 V a.c.

18/17

47/52

FF12A230UN

150x150x74

124x124

230 V a.c.

18/16

67/79

認証

FF12A230UNR

150x150x74

124x124

230 V a.c.

18/16

57/69

42/50

cURus; cULus; cCSAus

FF12A24UF

150x150x74

124x124

24 V a.c.

15/15

39/44

28/31

-

FF12A24UFR

150x150x74

124x124

24 V a.c.

15/15

50/51

38/38

-

FF12D24UN

150x150x74

124x124

24 V d.c.

7,4

46

33

UR; cULus; cCSAus

FF12D24UN4

150x150x73

124x124

24 V d.c.

23

107

70

-

FF12D24UNR

150x150x74

124x124

24 V d.c.

7,4

63

46

UR; cULus; cCSAus

FF12D

FF12D48UN

150x150x74

124x124

48 V d.c.

8,6

46

33

UR; cULus; cCSAus

FF12D48UNR

150x150x74

124x124

48 V d.c.

8,6

63

46

UR; cULus; cCSAus

FF13PA115UF

204x204x96

177x177

115 V a.c.

19/18

100/11062/74

cURus; cULus; cCSAus

FF13PA115UFR

204x204x96

177x177

115 V a.c.

18/18

100/11068/79

cURus; cULus; cCSAus

FF13PA115UN

204x204x96

177x177

115 V a.c.

16/15

110/130

84/100cURus; cULus; cCSAus

FF13PA230UF

204x204x96

177x177230 V a.c.

18/18

100/11062/74

cURus; cULus; cCSAus

FF13PA230UFR

204x204x96

177x177230 V a.c.

18/18

100/11068/79

cURus; cULus; cCSAus

FF13PA230UN

204x204x96

177x177230 V a.c.

19/17

110/130

84/100cURus; cULus; cCSAus

FF13PA230UNR

204x204x96

177x177230 V a.c.

19/18

112/132

87/104

cURus; cULus; cCSAus

FF13PA

FF13PD
FF13PD24UN

204x204x95

177x177

24 V d.c.

8,2

101

76

UR; cULus; cCSAus

FF13PD24UNR

204x204x95

177x177

24 V d.c.

8,5

114

96

UR; cULus; cCSAus

FF15A115UF

250x250x125

223x223

115 V a.c.

31/31

230/270

150/181

cURus; cULus; cCSAus

FF15A115UFR

250x250x125

223x223

115 V a.c.

31/31

240/285

160/195

cURus; cULus; cCSAus

FF15A115UN2

250x250x113

223x223

115 V a.c.

39/41

226/264

165/204

cURus; cULus; cCSAus

FF15A115UNR2

250x250x113

223x223

115 V a.c.

39/41

238/283

185/222

cURus; cULus; cCSAus

FF15A230UF

250x250x125

223x223230 V a.c.

32/36

230/270

159/190

cURus; cULus; cCSAus

FF15A230UFR

250x250x125

223x223230 V a.c.

32/36

240/285

160/195

cURus; cULus; cCSAus

FF15A230UN2

250x250x113

223x223230 V a.c.

42/45

230/270

166/204

cURus; cULus; cCSAus

FF15A230UNR2

250x250x113

223x223230 V a.c.

42/45

238/283

185/222

cURus; cULus; cCSAus

FF15D24UF

250x250x126

223x223

24 V d.c.

31

298

200

cURus; cULus; cCSAus

FF15D24UFR

250x250x125

223x223

24 V d.c.

31

297

210

cURus; cULus; cCSAus

FF15D24UN

250x250x125

223x223

24 V d.c.

17

245

180

UR; cULus; cCSAus

FF15D24UNR

250x250x125

223x223

24 V d.c.

17

285

210

UR; cULus; cCSAus

FF15D48UF

250x250x126

223x223

48 V d.c.

43

295

195

-

FF15D48UFR

250x250x125

223x223

48 V d.c.

43

310

210

-

FF15GA115UJ

250x250x128

223x223

115 V a.c.

101/127265/309210/240-

FF15GA115UJR

250x250x128

223x223

115 V a.c.

99/126370/430

284/324-

FF15GA230UJ

250x250x128

223x223230 V a.c.

94/118265/310215/240-

FF15GA230UJR

250x250x128

223x223230 V a.c.

91/115370/423

280/316-

FF15GDA115UJ

250x250x151

223x223

115 V a.c.

99/127330/385

250/285-

FF15GDA115UJR

250x250x151

223x223

115 V a.c.

102/126

390/455

304/344-

FF15GDA230UJ

250x250x151

223x223230 V a.c.

90/115331/382

257/294-

FF15GDA230UJR

250x250x151

223x223230 V a.c.

94/117390/447

302/336

-

FF15A

FF15D

FF15GA

FF15GDA

FF15MA

16 ■ Fandis＜イルメジャパン株式会社 078-302-2005＞

型式

認証

m³/h

フィルター
使用時流量
m³/h

寸法

カットアウト

定格電圧

消費電力

最大流量

mm

mm

V

W

FF15MA115UF

250x250x112

223x223

115 V a.c.

16/15

132/139

92/100-

FF15MA115UFR

250x250x112

223x223

115 V a.c.

16/15

138/154

109/124-

FF15MA230UF

250x250x112

223x223230 V a.c.

21/20

132/139

92/100-

FF15MA230UFR

250x250x112

223x223230 V a.c.

21/20

138/154

109/124-

FF15PA115UF

250x250x112

223x223

115 V a.c.

17/16

110/123

96/108cURus; cULus; cCSAus

FF15PA115UFR

250x250x112

223x223

115 V a.c.

17/16

108/123

91/104

cURus; cULus; cCSAus

FF15PA230UF

250x250x112

223x223230 V a.c.

18/17

110/123

96/108cURus; cULus; cCSAus

FF15PA230UFR

250x250x112

223x223230 V a.c.

18/17

108/123

91/104

cURus; cULus; cCSAus

FF15PA230UN

250x250x112

223x223230 V a.c.

19/17

122/143

108/126

cURus; cULus; cCSAus

FF15PA

VENTILATION SYSTEMSFILTER FANS

FF15PD
FF15PD24UN

250x250x112

223x223

24 V d.c.

7,6

138

105

UR; cULus; cCSAus

FF15PD24UNR

250x250x112

223x223

24 V d.c.

7,6

147

124

UR; cULus; cCSAus

FF15PD48UN

250x250x112

223x223

48 V d.c.

8,6

138

105

UR; cULus; cCSAus

FF15PD48UNR

250x250x112

223x223

48 V d.c.

8,6

148

124

UR; cULus; cCSAus

FF20A115UE

325x325x161

291x291

115 V a.c.

77/92

445/490318/350-

FF20A115UE1

325x325x161

291x291

115 V a.c.

74/83

455/505

320/355

cURus; cULus; cCSAus

FF20A115UER

325x325x161

291x291

115 V a.c.

101/129600/670452/505-

FF20A115UER1

325x325x161

291x291

115 V a.c.

74/83

535/580

370/415

cURus; cULus; cCSAus

FF20A230UE

325x325x161

291x291

230 V a.c.

79/96

457/505

325/360-

FF20A230UE1

325x325x161

291x291

230 V a.c.

70/85

455/505

320/355

cURus; cULus; cCSAus

FF20A230UER

325x325x161

291x291

230 V a.c.

92/116600/670452/505-

FF20A230UER1

325x325x161

291x291

230 V a.c.

70/85

545/595

382/427

cURus; cULus; cCSAus

FF20A230UK

325x325x161

291x291

230 V a.c.

81/95

520/570

390/435-

FF20A400TUE

325x325x161

291x291

400 V a.c. 3 ~99/124535/630

357/410-

FF20GA115UE

325x325x159

291x291

115 V a.c.

143/177710/775

505/540-

FF20GA115UEA1

325x325x159

291x291

115 V a.c.

110/156

900/975

620/660

cURus; cULus; cCSAus

FF20GA230UE

325x325x159

291x291

230 V a.c.

155/194705/795

510/560-

FF20GA230UEA

325x325x159

291x291

230 V a.c.

158/198

860/960

610/675-

FF20GA230UEA1

325x325x159

291x291

230 V a.c.

120/158

900/1000

630/690

cURus; cULus; cCSAus

FF20GA400TUE

325x325x161

291x291

400 V a.c. 3 ~

137

585

395

-

FF20A

FF20GA

FF20PA
FF20PA115UF

325x325x164

291x291

115 V a.c.

45/45

315/345

264/297

cURus; cULus

FF20PA115UFR

325x325x164

291x291

115 V a.c.

45/45

340/375

295/320

cURus; cULus

FF20PA230UF

325x325x164

291x291

230 V a.c.

45/45

315/345

264/297

cURus; cULus

FF20PA230UFR

325x325x164

291x291

230 V a.c.

45/45

340/375

295/320

cURus; cULus＜イルメジャパン株式会社 078-302-2005＞

Fandis ■ 17

VENTILATION SYSTEMSFILTER FANS
FFシリーズ フィルターファン IP55

• 噴流水および異物からの保護• 工具不要組み立て• 適合板厚: FF08 1-2mm; FF12, FF13 1.3-3.2mm; FF15, FF20 1.3-3.7mm(カットアウト最大公差4mmまで)• クイック接続端子付き• 標準カラーRAL 7035, カスタム対応可能(MOQあり)• Rタイプ(キャビネット内部から外部へのエアーフロー)• 周波数: 50/60Hz

寸法

カットアウト

定格電圧

消費電力

最大流量

mm

mm

V

W

m³/h

フィルター
使用時流量
m³/h

FF12A115UF5

150x150x74

124x124

115 V a.c.

16/15

33/39

23/26

cURus; cULus; cCSAus

FF12A230UF5

150x150x74

124x124

230 V a.c.

18/17

33/39

23/26

cURus; cULus; cCSAus

FF12A230UFR5

150x150x74

124x124

230 V a.c.

18/17

38/45

24/28

cURus; cULus; cCSAus

FF12A230UN5

150x150x74

124x124

230 V a.c.

18/16

50/60

32/38

cURus; cULus; cCSAus

FF12A230UNR5

150x150x74

124x124

230 V a.c.

18/16

48/55

34/40

cURus; cULus; cCSAus

150x150x73

124x124

24 V d.c.

7,4

35

24

UR; cULus; cCSAus

FF13PA115UN5

204x204x96

177x177

115 V a.c.

16/15

94/11062/75

cURus; cULus; cCSAus

FF13PA230UF5

204x204x96

177x177230 V a.c.

18/18

78/89

46/54

cURus; cULus; cCSAus

FF13PA230UN5

204x204x96

177x177230 V a.c.

19/17

94/11062/75

cURus; cULus; cCSAus

204x204x92

177x177

24 V d.c.

8,2

85

56

UR; cULus; cCSAus

FF15A115UF5

250x250x125

223x223

115 V a.c.

31/31

160/190112/138

cURus; cULus; cCSAus

FF15A115UN52

250x250x113

223x223

115 V a.c.

39/41

185/225

120/148

cURus; cULus; cCSAus

FF15A115UNR52

250x250x112

223x223

115 V a.c.

39/41

192/233

138/168

cURus; cULus; cCSAus

FF15A230UF5

250x250x125

223x223230 V a.c.

32/36

160/190112/138

cURus; cULus; cCSAus

FF15A230UFR5

250x250x125

223x223230 V a.c.

32/36

165/200

131/159

cURus; cULus; cCSAus

型式
FF12A5

認証

FF12D5FF12D24UN5
FF13PA5

FF13PD5
FF13PD24UN5
FF15A5

FF15A230UN52

250x250x113

223x223230 V a.c.

42/45

190/226

124/149

cURus; cULus; cCSAus

FF15A230UNR52

250x250x112

223x223230 V a.c.

42/45

200/243

140/170

cURus; cULus; cCSAus

250x250x126

223x223

24 V d.c.

31

230

154

cURus; cULus; cCSAus

FF15D5
FF15D24UF5
FF15D24UN5

250x250x125

223x223

24 V d.c.

17

205

130

UR; cULus; cCSAus

FF15D48UF5

250x250x126

223x223

48 V d.c.

42

215

152

-

FF15PA115UF5

250x250x112

223x223

115 V a.c.

17/16

95/105

68/80

cURus; cULus; cCSAus

FF15PA230UF5

250x250x112

223x223230 V a.c.

18/17

95/105

68/80

cURus; cULus; cCSAus

FF15PA230UFR5

250x250x112

223x223230 V a.c.

18/17

99/11175/86

cURus; cULus; cCSAus

FF20A230UE5

325x325x161

291x291

230 V a.c.

79/99

410/460

270/300-

FF20A230UE51

325x325x161

291x291

230 V a.c.

70/85

360/400

240/275

cURus; cULus; cCSAus

FF20A230UER5

325x325x161

291x291

230 V a.c.

79/96

460/515

325/360

cURus; cULus; cCSAus

FF15PA5

FF20A5

FF20GA
FF20GA115UE1

325x325x159

291x291

115 V a.c.

110/156680/740415/430

FF20GA115UER

325x325x159

291x291

115 V a.c.

124/192

765/845510/545-

FF20GA115UER1

325x325x159

291x291

115 V a.c.

102/145760/850515/570

cURus; cULus; cCSAus

18 ■ Fandis＜イルメジャパン株式会社 078-302-2005＞

型式

寸法

カットアウト

定格電圧

消費電力

最大流量

mm

mm

V

W

m³/h

フィルター
使用時流量
m³/h
420/470

認証

FF20GA230UE1

325x325x159

291x291

230 V a.c.

120/158

680/765

FF20GA230UER

325x325x159

291x291

230 V a.c.

170/208

770/870525/580

cURus; cULus; cCSAus-

FF20GA230UER1

325x325x159

291x291

230 V a.c.

120/157

760/850515/570

cURus; cULus; cCSAus

FFシリーズ EMCフィルターファン• 金属シールド• 工具不要組み立て• 適合板厚: FF08 1-2mm; FF12, FF13 1.3-3.2mm; FF15, FF20 1.3-3.7mm(カットアウト最大公差4mmまで)• クイック接続端子付き• 標準カラーRAL 7035, カスタム対応可能(MOQあり)• Rタイプ(キャビネット内部から外部へのエアーフロー)• 周波数: 50/60Hz

寸法

カットアウト

定格電圧

消費電力

最大流量

mm

mm

V

W

m³/h

フィルター
使用時流量
m³/h

107x107x67

92x92

230 V a.c.

10/8

12/15

8,5/11

cURus; cULus; cCSAus

107x107x54

92x92

24 V d.c.

2

16

11,5

cURus; cULus; cCSAus

FF12A230UFC

150x150x74

124x124

230 V a.c.

18/17

45/50

29/34

cURus; cULus; cCSAus

FF12A230UFRC

150x150x74

124x124

230 V a.c.

18/17

47/52

37/41

cURus; cULus; cCSAus

FF12A230UNRC

150x150x73

124x124

230 V a.c.

18/16

57/69

42/50

cURus; cULus; cCSAus

FF13PA230UFC

204x204x96

177x177230 V a.c.

18/18

100/11062/74

cURus; cULus; cCSAus

FF13PA230UNRC

204x204x96

177x177230 V a.c.

19/18

112/132

87/104

cURus; cULus; cCSAus

型式
FF08A EMC
FF08A230UNC

VENTILATION SYSTEMSFILTER FANS

認証

FF08D EMC
FF08D24UNC
FF12A EMC

FF13PA EMC

FF13PD EMC
FF13PD24UNC

204x204x95

177x177

24 V d.c.

8,2

101

76

UR; cULus; cCSAus

FF13PD24UNRC

204x204x95

177x177

24 V d.c.

8,5

114

96

UR; cULus; cCSAus

250x250x125

223x223

115 V a.c.

31/31

230/270

150/181

cURus; cULus; cCSAus

FF15A EMC
FF15A115UFC
FF15A230UFC

250x250x125

223x223230 V a.c.

32/36

230/270

159/190

cURus; cULus; cCSAus

FF15A230UFRC

250x250x125

223x223230 V a.c.

32/36

240/285

160/195

cURus; cULus; cCSAus

325x325x161

291x291

230 V a.c.

79/96

457/505

325/360-

FF20A EMC
FF20A230UEC＜イルメジャパン株式会社 078-302-2005＞

Fandis ■ 19

VENTILATION SYSTEMSFILTER FANS
FFシリーズ フィルターファンType 3R• UV耐性• 耐候性を備え屋外用途に最適• 工具不要組み立て• 適合板厚: FF08 1-2mm; FF12, FF13 1.3-3.2mm; FF15, FF20 1.3-3.7mm(カットアウト最大公差4mmまで)• クイック接続端子付き• 標準カラーRAL 9005
• 標準保護等級: Type 3RおよびIP55 (FF08シリーズはIP54)• 周波数: 50/60 hz

型式

フィルター
使用時流量
m³/h

寸法

カットアウト

定格電圧

消費電力

最大流量

mm

mm

V

W

m³/h

FF08A115NN3

107x107x67

92x92

115 V a.c.

9/7

12/15

8,5/11

cURus; cULus

FF08A230NN3

107x107x67

92x92

230 V a.c.

10/8

12/15

8,5/11

cURus; cULus

FF08A3

認証

FF08D3
FF08D12NN3

107x107x54

92x92

12 V d.c.

2

16

11,5

cURus; cULus

FF08D24NN3

107x107x54

92x92

24 V d.c.

2

16

11,5

cURus; cULus

FF08GA115NF3

107x107x80

92,5x92,5

115 V a.c.

12/10

22/26

15/19

cURus; cULus

FF08GA230NF3

107x107x80

92,5x92,5230 V a.c.

12/11

22/26

15/19

cURus; cULus

107x107x77

92,5x92,5

24 V d.c.

15

55

36

cURus; cULus

FF12A115NF53

150x150x73

125x125

115 V a.c.

16/15

33/39

23/26

cURus; cULus

FF12A115NN53

150x150x73

125x125

115 V a.c.

19/17

50/60

32/38

cURus; cULus

FF12A230NF53

150x150x74

125x125

230 V a.c.

18/17

33/39

23/26

cURus; cULus

FF12A230NN53

150x150x73

125x125

230 V a.c.

18/16

50/60

32/38

cURus; cULus

FF12D24NN53

150x150x73

125x125

24 V d.c.

7,4

35

24

UR; cULus

FF12D48NN53

150x150x73

125x125

48 V d.c.

8,6

35

24

UR; cULus

FF13PA115NF53

204x204x96

177x177

115 V a.c.

19/18

78/89

46/54

cURus; cULus

FF13PA115NN53

204x204x96

177x177

115 V a.c.

16/15

94/11062/75

cURus; cULus

FF13PA230NF53

204x204x96

177x177230 V a.c.

18/18

78/89

46/54

cURus; cULus

FF13PA230NN53

204x204x96

177x177230 V a.c.

19/17

94/11062/75

cURus; cULus

204x204x95

177x177

24 V d.c.

8,2

85

56

UR; cULus

FF15A115NF53

250x250x125

223x223

115 V a.c.

31/31

160/190112/138

cURus; cULus

FF15A115NN532

250x250x113

223x223

115 V a.c.

39/41

186/225

122/149

cURus; cULus

FF15A230NF53

250x250x125

223x223230 V a.c.

32/36

160/190112/138

cURus; cULus

FF15A230NN532

250x250x113

223x223230 V a.c.

42/45

187/228

126/154

cURus; cULus

FF15D24NF53

250x250x125

223x223

24 V d.c.

31

230

154

cURus; cULus

FF15D24NN53

250x250x125

223x223

24 V d.c.

17

205

130

UR; cULus

FF15PA115NF53

250x250x112

223x223

115 V a.c.

17/16

95/105

68/80

cURus; cULus

FF15PA230NF53

250x250x112

223x223230 V a.c.

18/17

96/11068/82

cURus; cULus

FF08GA3

FF08GD3
FF08GD24NN3
FF12A53

FF12D53

FF13PA53

FF13PD53
FF13PD24NN53
FF15A53

FF15D53

FF15PA53

20 ■ Fandis＜イルメジャパン株式会社 078-302-2005＞

型式
FF15PD53

寸法

カットアウト

定格電圧

消費電力

最大流量

mm

mm

V

W

m³/h

フィルター
使用時流量
m³/h

認証

FF15PD24NN53

250x250x112

223x223

24 V d.c.

7,6

110

81

UR; cULus

FF15PD48NN53

250x250x112

223x223

48 V d.c.

8,6

110

81

UR; cULus

FF20A115NE531

325x325x161

291x291

115 V a.c.

74/83

360/400

240/275

cURus; cULus

FF20A230NE531

325x325x161

291x291

230 V a.c.

70/85

360/400

240/275

cURus; cULus

FF20GA115NE31

325x325x159

291x291

115 V a.c.

110/156680/740415/430

cURus; cULus

FF20GA230NE31

325x325x159

291x291

230 V a.c.

120/158

680/765

420/470

cURus; cULus

FF20A53

FF20GA31

VENTILATION SYSTEMSFILTER FANS

45

＜イルメジャパン株式会社 078-302-2005＞

Fandis ■ 21

VENTILATION SYSTEMSFILTER FANS
GFシリーズ フィルター• ジャック取付• 適合板厚: 最大8mm ジャックをカットした場合最大16mm• 標準カラーRAL 7035, カスタム対応可能(MOQあり)• IP54保護等級

型式

寸法
mm

カットアウトmm

GF12KUG型式
GF15KUG

150x150x31
寸法250x250x32
mm

125x125
カットアウト
223x223mm

GF20KUG

325x325x33

290x290

GFシリーズ フィルターファン• ジャック取付• 適合板厚: 最大8mm ジャックをカットした場合最大16mm• 標準カラーRAL 7035, カスタム対応可能(MOQあり)• IP54保護等級• Rタイプ(キャビネット内部から外部へのエアーフロー)• 周波数: 50/60Hz

寸法

カットアウト

定格電圧

消費電力

最大流量

mm

mm

V

W

m³/h

フィルター
使用時最大流量m³/h

GF12KU230BE

150x150x76

125x125

230 V a.c.

17/16

47/53

32/37

GF12KU230BER

150x150x76

125x125

230 V a.c.

17/16

41/46

32/36

150x150x76

125x125

24 V d.c.

7

46

33

250x250x110

223x223230 V a.c.

18/18

116/130

96/108

GF15KU115BE

250x250x118

223x223

115 V a.c.

32/35

220/265

148/178

GF15KU230BE

250x250x118

223x223230 V a.c.

32/34

220/265

148/178

GF15KU230BER

250x250x123

223x223230 V a.c.

32/35

245/285

寸法

カットアウト

定格電圧

消費電力

最大流量

230 VV a.c.

162/205W

160/185
フィルター
使用時最大流量510/560
m³/h

型式
GF12K

GF12KDGF12KUD24B
GF15KP
GF15KPU230BE
GF15K

GF20K

型式

GF20KGU230BE
45

GF20KU230BE

22 ■ Fandis

325x325x159mm

325x325x159

290x290mm

290x290

230 V a.c.

＜イルメジャパン株式会社 078-302-2005＞

76/92

710/800
m³/h

470/530330/380

VENTILATION SYSTEMSFILTER FANS
TPシリーズ天井排気ユニット(ファンなし)• 樹脂製筐体+金属製カバー• 適合板厚: 制約なし
• 3種類の保護等級: IP24, IP54およびIP55• 標準カラーRAL 7035, カスタム対応可能(MOQあり)

型式

IP保護等級認証

TP19U1

寸法mm

型式
TP19U541

324x324x94
寸法324x324x94mm

IP24
IP保護等級
IP54

cURus; cULus; cCSAus
認証
cURus; cULus; cCSAus

TP19U551

324x324x94

IP55

cURus; cULus; cCSAus

TPシリーズ AC 天井排気ユニット• 樹脂製筐体+金属製カバー• 適合板厚: 制約なし
• 4種類の保護等級: IP24, IP44, IP54およびIP55• 標準カラーRAL 7035, カスタム対応可能(MOQあり)• 周波数: 50/60 hz

型式

IP保護等級

m³/h

フィルター
使用時最大流量
m³/h

59/73

500/575445/505

IP24

-

/97

/575

/505

IP24

cURus; cULus; cCSAus

58/72

420/490

380/440

IP54

-

/440

IP54

cURus; cULus; cCSAus

360/410

IP55

-

/410

IP55

cURus; cULus; cCSAus

505/553

450/490IP24-

500/575445/505

IP24

cURus; cULus; cCSAus

68/82

490/530

435/475

IP44

-

68/82

440/475

IP54

-

定格電圧
230
V a.c.

消費電力
70/81

最大流量
420/490

IP保護等級
IP54

認証 cCSAus
cURus; cULus;

230 VV a.c.

68/82
W

440/475m³/h

395/425
フィルター
380/440
使用時最大流量IP55-

360/410

IP55

cURus; cULus; cCSAus

寸法

定格電圧

消費電力

最大流量

mm

V

W

TP19U115B

324x324x94

115 V a.c.

TP19U115B1

324x324x94

115 V a.c.

TP19U115B54

324x324x94

115 V a.c.

TP19U115B541

324x324x94

115 V a.c.

/97

/490

TP19U115B55

324x324x94

115 V a.c.

58/72

420/490

TP19U115B551

324x324x94

115 V a.c.

/97

/490

TP19U230B

324x324x94

230 V a.c.

69/83

TP19U230B1

324x324x94

230 V a.c.

70/81

TP19U230B44

324x324x94

230 V a.c.

TP19U230B54

324x324x94

230 V a.c.

型式
TP19U230B541

寸法324x324x94

TP19U230B55

324x324x94
mm

TP19B

TP19U230B551

324x324x94

230 V a.c.

70/81

420/490

370/405m³/h＜イルメジャパン株式会社 078-302-2005＞

認証

Fandis ■ 23

VENTILATION SYSTEMSFILTER FANS
TPシリーズ天井排気ユニットCCタイプ• 樹脂製筐体+金属製カバー• 適合板厚: 制約なし
• 標準カラーRAL 7035, カスタム対応可能(MOQあり)• ロック式ロータ保護• スピードセンサアウトプット (オープンコントローラ)• PWMもしくは0-10 Vd.c シグナルインプットによる速度調整

寸法

定格電圧

消費電力

最大流量

mm

V

W

m³/h

フィルター
使用時最大流量m³/h

TP19UD24B

324x324x120

24 V d.c.

95

613

560

IP24

TP19UD24B44

324x324x120

24 V d.c.

93

600

530

IP44

TP19UD24B54

324x324x120

24 V d.c.

92

543

480

IP54

TP19UD24B55

324x324x120

24 V d.c.

92

543

455

IP55

TP19UD48B

324x324x120

48 V d.c.

96

620

IP24

TP19UD48B44
型式

324x324x120
寸法48 V d.c.
定格電圧

95
消費電力

600
最大流量

TP19UD48B54

324x324x120mm

48 V
V d.c.

93
W

555
m³/h

580
フィルター
545
使用時最大流量
505
m³/h

型式
TP19DB

45

TP19UD48B55

24 ■ Fandis

324x324x120

48 V d.c.

93＜イルメジャパン株式会社 078-302-2005＞

555

480

IP保護等級

IP44
IP保護等級
IP54
IP55

VENTILATION SYSTEMSFILTER FANS
Tシリーズ天井排気ユニット (ファンなし)• 金属製• 適合板厚: 制約なし
• IP23• 標準カラーRAL 7035およびRAL 7032

3
45

型式

寸法
mm

T19UK

IP保護等級

375x295x119

IP23

Tシリーズ天井排気ユニット• 金属製• 適合板厚: 制約なし
• IP23およびIP54保護等級• 標準カラーRAL 7035およびRAL 7032
• 周波数: 50/60 Hz

3

IP保護等級

m³/h

フィルター
使用時最大流量
m³/h

57/71

550/590487/525

IP23

230 V a.c.

67/81

552/612495/545

IP23

115 V a.c.

57/71

550/590487/525IP23375x295x119

230 V a.c.

67/81

552/612495/545IP23375x295x119

230 V a.c.

67/82

515/565455/495

IP54

T22R115B

375x295x119

115 V a.c.

130/170

800/850660/700

IP23

T22R230B

375x295x119

230 V a.c.

125/161

800/850660/700

IP23

T22U115B

375x295x119

115 V a.c.

130/170

800/850660/700

IP23

T22U230B

375x295x119

230 V a.c.

125/161

800/850660/700

IP23

T22U230B54

375x295x119

230 V a.c.

128/170715/750600/620

IP54

型式

寸法

定格電圧

消費電力

最大流量

mm

V

W

T19R115B

375x295x119

115 V a.c.

T19R230B

375x295x119

T19U115B

375x295x119

T19U230B
T19U230B54

T19B

T22B

＜イルメジャパン株式会社 078-302-2005＞

Fandis ■ 25

VENTILATION SYSTEMSFILTER FANS
アクセサリ - Type 4X 飛沫防護カバー• 屋外用途および食品用途に最適• FFシリーズおよびGFシリーズの全サイズに使用可能• AISI 304ステンレス ブラッシュドフィニッシュ
• ブラケットスライド取付• IP56/Type 4X 保護等級(FFシリーズフィルターファンと使用の場合のみ)• UL認証(FFシリーズフィルターファンと使用の場合のみ)
45

food &
beverage6

型式適合フィルター

認証

SSC-08A

FF08

cURus; cULus

SSC-12A

FF12; GF12

cURus; cULus

SSC-13A 型式
SSC-15A

FF13
適合フィルターFF15; GF15

cURus;cULus
認証
cURus; cULus

SSC-20A

FF20; GF20

cURus; cULus

45

アクセサリ - RAL7035 飛沫防護カバー• 屋外用途および食品用途に最適• FFシリーズおよびGFシリーズの全サイズに使用可能• RAL7035粉体塗装鋼性• ブラケットスライド取付• IP56/Type 4X 保護等級(FFシリーズフィルターファンと使用の場合のみ)• UL認証(FFシリーズフィルターファンと使用の場合のみ)

6

型式適合フィルター

認証

SSC-08EU

FF08

cURus; cULus

SSC-12EU

FF12; GF12

cURus; cULus

SSC-13EU型式
SSC-15EU

FF13
適合フィルターFF15; GF15

cURus;cULus
認証
cURus; cULus

SSC-20EU

FF20; GF20

cURus; cULus

45

アクセサリ - 飛沫防護カバー• 屋外用途および食品用途に最適• FFシリーズおよびGFシリーズの全サイズに使用可能• ブラケットスライド取付• IP56/Type 4X 保護等級(FFシリーズフィルターファンと使用の場合のみ)
food &
beverage6

型式
SSC-08FF08

SSC-12

FF12; GF12

SSC-13
SSC-15型式

SSC-2026 ■ Fandis

適合フィルター＜イルメジャパン株式会社 078-302-2005＞

FF13
適合フィルターFF15; GF15
FF20; GF20

アクセサリ - アダプタ

• キャビネット内の寸法を削減• FFおよびGFシリーズの150x150mm, 204x204mmおよび325x325mmサイズに適合• 標準カラーRAL 7035もしくはRAL 7032

型式

45適合フィルターFPFA12-7032G

FF12; GF12

FPFA12-7035G

FF12; GF12

FPFA12-9005G

FF12; GF12

FPFA15-7032G

FF15; GF15

FPFA15-7035G

FF15; GF15

FPFA20-7011G
型式
FPFA20-7032G

FF20; GF20
適合フィルターFF20; GF20

FPFA20-7035G

FF20; GF20

VENTILATION SYSTEMSFILTER FANS

アクセサリ - フィルターメディア• フィルターメディアは洗浄・乾燥によって10回まで再利用可能• FF, FPFおよびGFシリーズフィルターファンとTPシリーズ天井排気ユニットに適合• G4はFF08およびFPF08とは使用不可• -K タイプ: 6個キット, -RMK タイプ: 2 個キット, -TP19K タイプ: 3 個キット

ISO
coarseISOcoarseISOcoarseISO16890

ISO16890

ISO16890

30%

55%

型式

75%

2

3

EN779

EN779

適合フィルター

フィルタークラス

M08FPFK

FF08; FPF08

ISO coarse 55%; G3

M117-TP19

TP19

ISO coarse 30%; G2

M12FPF5K

FF12; FPF12

ISO coarse 75%; G4

M12FPFK

FF12; FPF12

ISO coarse 55%; G3

M12GFK

GF12

ISO coarse 55%; G3

M13FPF5K

FF13; FPF13

ISO coarse 75%; G4

M13FPFK

FF13; FPF13

ISO coarse 55%; G3

M15FPF5K

FF15; FPF15

ISO coarse 75%; G4

M15FPFK

FF15; FPF15

ISO coarse 55%; G3

M15GFK

GF15

ISO coarse 55%; G3

M20-EU2-01

FF20

ISO coarse 30%; G2

M20FPF5K

FF20; FPF20

ISO coarse 75%; G4

M20FPF-EU3RM

FF20

ISO coarse 55%; G3

M20FPF-EU3RMK
型式
M20FPFK

FF20; FPF20
適合フィルターFF20; FPF20

ISO
coarse 55%; G3
フィルタークラス
ISO coarse 55%; G3

GF20

ISO coarse 55%; G3

M20GFK＜イルメジャパン株式会社 078-302-2005＞

Fandis ■ 27

＜イルメジャパン株式会社 078-302-2005＞

VE N T I L AT I O N

S Y ST E MS

部分冷却ソリューション
軸流ファンと遠心ファンは特に温度に繊細な電子機器を冷却するソリューションで、機器動作時の排熱に役立ちます。
小型で高性能な製品は様々な産業用途に適しています。

＜イルメジャパン株式会社 078-302-2005＞

29

VENTILATION SYSTEMSFRAME FANS

標準フレームファン COSTECH
大流量と低騒音性に優れる軸流ファンは、キャビネット内部の限られたスペースにおいて排熱と換気を行うのに理想的なソリューションです。
一方で遠心ファンはより集中した空気循環を生むことができ、より高い圧力を要求する用途に適しています。

モータタイプACシェードポールモータもしくは単相ACモータ、DCブラシレスモータ

電気接続
ピッグテールもしくは端子
ファンデザインケース有/無サポートシステム
長寿命ボールベアリング、低騒音スリー
ブベアリング、ハイプロベアリング
高エネルギー効率
高パフォーマンスDC 信号
別配線によるアラームもしくはスピードセンサ
FUCSIS
riscaldatori H con cavoriscaldatori H con morsettiera
riscaldatori H ventilate

INDACUS
dispositivi di sicurezzalampeggiante

INDACUSinterruttori
fine corsa

ESMERIS

認証

ESMERISSPECIALI

各メリットの詳細

フレームなしタイプ

30 ■ Fandis

ブロワタイプ＜イルメジャパン株式会社 078-302-2005＞

DC信号線

BORDOS
condizionatori SlimLine
condizionatori SlimLine vers
condizionatori CompactLine

第3線、第4線のご使用

OUTPUT

アラーム信号
3番目の配線(オープンコレクタ)はファンが動作しているか停止しているかを検出するために使用します。
ファンのタイプによって連続したhighもしくはlowの信号を伝送します。

OUTPUT

スピード信号
ファンに備えたセンサがファンの回転速度に比例した矩形信号を出力します。信号は3番目の配線(オープンコレクタ)によって伝送されます。

INPUT

PWMスピードコントロール
オン/オフの信号比(デューティーサイクル)に基づいた適切なデジタル信号入力によってファンの回転速度を調整します。

アラームシグナル
OUTPUT波形

スピードシグナル
OUTPUT波形
LOCK

LOCK RELEASELOCKVENTILATION SYSTEMSFRAME FANS

スピードコントロール
PWM INPUT波形LOCK RELEASEDUTY CYCLE 20% DUTY CYCLE 50% DUTY CYCLE 80%

LOCKSupply voltage
印加電圧

ファンの回転Fan rotation

IF LOCKED HIGH OR LOWHighDigitalSignal

VOH

Low

VOH

VOH

VOL

VOL

VOL

配線図

CUSTOMER CIRCUIT

FAN

VIH
VIL

PWM
Signal

PWM
INPUT

PWM
Speed
Control

Q1

GND

V

Vo

Ic

DigitaSignall
GND

External signal function is decided by customer＜イルメジャパン株式会社 078-302-2005＞

Fandis ■ 31

VENTILATION SYSTEMSFRAME FANSECファン
ECはElectronically Commutatedを表し、直流と交流の良いところを組み合わせた技術です。
ECファンモーターは永久磁石を使用したブラシレスモータで回路が組み込まれておりAC電源に接続が可能です。ECモータの大きなアドバンテージはエネルギー効率に優れる点があげられます。内蔵したPCBが動作パラメータを管理し、交流から直流へと変換を行います。

メリット• 高効率: 同等のACファンに比べ、低消費電力• 広い動作電圧 230 VAC: 140~264 VAC; 115 VAC: 80~132 VAC• ACに比べ低発熱で長寿命• シンプル: PCBを内蔵• 高性能: 同等のACファンに比べ高圧・大流量

32 ■ Fandis＜イルメジャパン株式会社 078-302-2005＞

特殊フレームファン
過酷な環境下で動作するように設計されたAC/DCファンのラインナップです。高いIP性能(IP55/IP68)を備えた製品や、特別な金属構造により90℃までの高温に耐えられるファンを取り揃えており、装置の寿命を延長し、信頼性と安全性を確保することに役立ちます。

FUCSIS
riscaldatori H con cavoriscaldatori H con morsettiera
riscaldatori H ventilate

INDACUS
dispositivi di sicurezzalampeggiante

INDACUSinterruttori
fine corsa

ESMERISESMERISSPECIALI

VENTILATION SYSTEMSFRAME FANSBORDOS
condizionatori SlimLine
condizionatori SlimLine versione inox (Fiera)
condizionatori CompactLine (showroom)

IP55/IP68
屋内外の過酷環境に最適

フルメタル
耐食性に優れた頑丈な
金属製ブレード

高温対応
90°
Cで連続動作可能＜イルメジャパン株式会社 078-302-2005＞

Fandis ■ 33

VENTILATION SYSTEMSFRAME FANS

標準フレームファン COSTECH型式
A

description

12

B

23

H

T

B

A

00

MOTOR TYPE
A = a.c. shaded pole motor
C = a.c. capacitor run induction motor
D = d.c. brushless

CASING SIZE (mm)01 = 15x15 axial fan
20 = 20x20 axial fan
02 = 25x25 axial fan
03 = 30x30 axial fan
35 = 35x35 axial fan
04 = 40x40 axial fan
45 = 45x45 axial fan
50 = 50x50 axial fan
06 = 60x60 axial fan
07 = 70x70 axial fan

08 = 80x80 axial fan
09 = 92x92 axial fan
12 = 120x120 axial fan
13 = 127x127 axial fan
17 = 172x150 axial fan
18 = ø 172 axial fan
22 = 218x218 axial fan
25 = 280x280 axial fan
C1 = 120x120 blower
C6 = 75x75 blower

CASING THICKNESS (mm)N = 6.5
E = 10F = 15
D = 20A = 25
G = 30-32
B = 38 standard flow
R = 38 reverse flow
C = 50-52
M = 55S = 83
W = without casing, standard flow
Z = without casing, reverse flow

34 ■ Fandis

description
OPTIONS
00 = no option
A = alarm output
S = speed signal output
M = digital PWM speed control
T = for high temperature ambient
F = motor IP55 protected
G = motor IP58 protected
W** = wires lenght out of standard
Q** = special version
DESIGNBEARING TYPE
B = shielded ballS = sleeve

CONNECTION
K = terminal block
T = flat terminals 110 series (2.8x0.5 mm)
W = lead wires
SPEED
E = extra low
V = very low
L = low

M = medium
H = high
S = super high

RATED VOLTAGE
01 = 5 V d.c.
04 = 12 V d.c.
05 = 24 V d.c. / V a.c.
07 = 48 V d.c.

＜イルメジャパン株式会社 078-302-2005＞

H = hypro

U = ultra highI = hyper high

12 = 115 V a.c.
23 = 230 V a.c.
40 = 400 V a.c. 3~

VENTILATION SYSTEMSFRAME FANS

標準フレームファン COSTECH型式 (NEW)A 12 B 23 H T B A 5 0 - R F T 0 - W00

description

CASING SIZE (mm)01 = 15x15
20 = 20x20
02 = 25x25
03 = 30x30
35 = 35x35
04 = 40x40
45 = 45x45
50 = 50x50
06 = 60x60
07 = 70x70 mm

FREE PROGRESSIVE DIGIT( ) = standard
0-9 = progressive
OPERATING TEMP. / IMPELLER MATERIAL( ) = standard temperature / plastic impeller
M = standard temperature / metal impeller
T = high temperature / metal impeller

08 = 80x80
09 = 92x92
97 = 97x97 or 97x94 (blower)
12 = 120x120
13 = 127x127
17 = 172x150
18 = ø 172
22 = 218x218
23 = 225x225
25 = 280x280

IP PROTECTION( ) = IP20
F = IP55 coated
P = IP55 paryleneSPEED
E = extra low
V = very low
L = low

OPTIONS
0 = by impedance
1 = by IC
2 = by IC with alarm (RD)3 = by IC with speed sensor (FG)4 = by IC variable speed sensor (VS)
6 = by transistor with speed sensor (FG)7 = two speed
8 = VS + FG
9 = PWM control
A = VS + RD
B = PWM + FG
C = RD + FG
D = thermally protected
F = PWM + RD

12 = 115 V a.c.
23 = 230 V a.c.
30 = 115-230 V a.c.
40 = 400 V a.c. 3~

M = medium
H = high
S = super highU = ultra highI = hyper highBLADES NUMBER
5=5
C = 15
7=7
D = 179=9
E = 19A = 11
F = 21
B = 130 = blower blade shape

CONNECTION
K = terminal block
T = flat terminal
W = wires
BEARING TYPE
B = ballS = sleeve

G = IP58
K = IP68

AIR FLOW DIRECTION( ) = standard flow with casing
R = reverse flow with casing
W = standard flow without casing
Z = reverse flow without casing

CASING THICKNESS (mm)N = 6.5
G = 30-32
E = 10B = 38F = 15C = 50-52
D = 20M = 55A = 25
S = 78-80-83
J = 28W = without casing
RATED VOLTAGE
01 = 5 V d.c.
04 = 12 V d.c.
05 = 24 V d.c. / V a.c.
07 = 48 V d.c.

description
CUSTOMIZATION
W** = wire lenght not standard
Q** = special version

FAN TYPE
A = axial a.c. shaded pole
B = blower d.c. brushless
C = axial a.c. capacitor run induction motor
D = axial d.c. brushless
E = axial EC fan
J = blower a.c. capacitor run induction motor
R = blower a.c.

H = hypro

DESIGN＜イルメジャパン株式会社 078-302-2005＞

Fandis ■ 35

FRAME FANSVENTILATION SYSTEMS

AC軸流ファン - Costech• シェードポールモータ• ピッグテール(W) もしくは端子 (T)• インピーダンスもしくは熱モータ保護• サポートシステム: ボールもしくはスリーブベアリング• フレームなしタイプ (A12W もしくは A12Z モデル)

型式

寸法
mm

定格電圧
V

最大流量
m³/h

ノイズ
dB(A)

ベアリング

認証

A06G12HWBF00

60x60x30

115 V a.c.

13/17

27/28

ボールベアリングcURus

A06G23HWBF00

60x60x30

230 V a.c.

13/16

27/28

ボールベアリングcURus

A08A23HTBF00

80x80x25

230 V a.c.

32/39

32/35

ボールベアリング-

A08A23HWBF00

80x80x25

230 V a.c.

32/39

32/35

ボールベアリングUR

A08A23HWSF00

80x80x25

230 V a.c.

32/39

32/35

スリーブベアリング

UR

A08B23HTBF00

80x80x38

230 V a.c.

41/51

32/36

ボールベアリングUR

A08B23HWBF00

80x80x38

230 V a.c.

41/51

32/36

ボールベアリングUR

A08B23HWSF00

80x80x38

230 V a.c.

39/47

32/36

スリーブベアリング

UR

A09A23HTBF00

92x92x25

230 V a.c.

56/68

32/36

ボールベアリングUR

A09A23HTSF00

92x92x25

230 V a.c.

56/68

32/36

スリーブベアリング

UR

A12A12HTBF00

120x120x25

115 V a.c.

102/119

38/42

ボールベアリング

cURus

A12A12HTSF00

120x120x25

115 V a.c.

93/11038/42

スリーブベアリング

cURus

A12A23HTBF00

120x120x25

230 V a.c.

102/119

38/42

ボールベアリングUR

A12A23HTSF00

120x120x25

230 V a.c.

93/11038/42

スリーブベアリング

UR

A12B05HTBW00

120x120x38

24 V a.c.

141/165

45/48

ボールベアリング

-

A12B05HTSW00

120x120x38

24 V a.c.

136/132

46/45

スリーブベアリング-

A12B12HTBW00

120x120x38

115 V a.c.

148/182

46/49

ボールベアリング

cURus; VDE

A12B12HTSW00

120x120x38

115 V a.c.

138/178

44/48

スリーブベアリング

cURus; VDE

A12B12HWBW00

120x120x38

115 V a.c.

148/182

46/49

ボールベアリング

cURus; VDE

A12B12STSW00

120x120x38

115 V a.c.

165/182

47/50

スリーブベアリング

cURus; VDE

A12B23ETBW00

120x120x38

230 V a.c.

83/82

29/28

ボールベアリング

UKCA; VDE

A12B23ETSW00

120x120x38

230 V a.c.

83/82

29/28

スリーブベアリング

UKCA; VDE

A12B23HTBW00

120x120x38

230 V a.c.

139/182

46/49

ボールベアリング

cURus; VDE

A12B23HTSA00

120x120x38

230 V a.c.

138/158

42,2/44,5

スリーブベアリング

cURus

A12B23HTSW00

120x120x38

230 V a.c.

138/178

44/48

スリーブベアリング

cURus; VDE

A12B23HWBW00

120x120x38

230 V a.c.

139/182

46/49

ボールベアリング

cURus; VDE

A12B23LTBW00

120x120x38

230 V a.c.

114/102

44/42

ボールベアリング

cURus; VDE

A12B23MTBW00

120x120x38

230 V a.c.

133/143

43/45

ボールベアリング

cURus; VDE

A12B23STBA00

120x120x38

230 V a.c.

163/182

46,4/48,1

ボールベアリングcURus

A12B23STBW00

120x120x38

230 V a.c.

143/199

47/50

ボールベアリング

cURus; VDE

A12B23STSW00

120x120x38

230 V a.c.

141/182

47/50

スリーブベアリング

cURus; VDE

A12B23SWBW00

120x120x38

230 V a.c.

143/199

47/50

ボールベアリング

cURus; VDE

A12W23HWBW00

113x113x38

230 V a.c.

151/182

46/49

ボールベアリング

cURus

A12Z23HWBW00

113x113x38

230 V a.c.

148/182

46/49

ボールベアリング-127x127x38

115 V a.c.

175/204

46/50

ボールベアリング

cURus

A06

A08

A09

A12

A13
A13B12HTBF00

36 ■ Fandis＜イルメジャパン株式会社 078-302-2005＞

型式
A13B23HTBF00

寸法
mm

定格電圧
V

最大流量
m³/h

ノイズ
dB(A)

ベアリング

認証

127x127x38

230 V a.c.

180/204

46/50

ボールベアリング

cURus

A17C12HWBF00

172x150x51

115 V a.c.

289/331

50/55

ボールベアリングcURus

A17C23HWBF00

172x150x51

230 V a.c.

289/331

50/55

ボールベアリング

cURus

C17B12HTBF00

172x150x38

115 V a.c.

300/360

54/58

ボールベアリングcURus

C17B23HTBF00

172x150x38

230 V a.c.

300/360

54/58

ボールベアリングcURus

C17C23HTBF00

172x150x51

230 V a.c.

348/384

53/58

ボールベアリングcURus

C18C12HTBF00

172x172x51

115 V a.c.

348/384

50/55

ボールベアリングcURus

C18C23HTBF00

172x172x51

230 V a.c.

348/384

50/55

ボールベアリングcURus

C22S12HKBD00

218x218x83

115 V a.c.

845/935

66/69

ボールベアリング-

C22S23HKBD00

218x218x83

230 V a.c.

865/950

60/62

ボールベアリング-

C22S23HKBK00

218x218x83

230 V a.c.

825/938

61

ボールベアリング-

C22S23HKBU00

218x218x83

230 V a.c.

855/945

60/62

ボールベアリングcURus

C22S40HKBD00

218x218x83

400 V a.c. 3 ~1020/1095

61

ボールベアリング-280x280x80
寸法280x280x80mm

115 V a.c.
定格電圧230 VV a.c.

1450/1680
最大流量
1660/1840
m³/h

67,8/72
ノイズ
72/75
dB(A)

ボールベアリング
ベアリング
ボールベアリング

認証
-

72/75

ボールベアリング

cURus

69/72

ボールベアリング

-

A17

C17

C18

VENTILATION SYSTEMSFRAME FANS

C22

C25
C25S12HKBE00
型式
C25S23HKBE00
C25S23HKBU00

280x280x80

230 V a.c.

1660/1840

C25S40HKBE00

280x280x80

400 V a.c. 3 ~1540/1680

DC 軸流ファン - Costech• ブラシレスモーター• ピッグテール• モータ保護:インピーダンスもしくはI.C.
• サポートシステム: ボールベアリング、
スリーブベアリング、ハイプロベアリング• アラームもしくはスピードセンサアウトプット(オプション)

型式

寸法
mm

定格電圧
V

最大流量
m³/h

ノイズ
dB(A)

ベアリング

認証

D04D04HWBZ00

40x40x20

12 V d.c.

14

35,3

ボールベアリングcURus

D04D05HWBZ00

40x40x20

24 V d.c.

1536

ボールベアリングcURus

D04E04HWBT00

40x40x10

12 V d.c.

10

30,5

ボールベアリングcURus

D04E05HWBT00

40x40x10

24 V d.c.

10

30,5

ボールベアリングcURus

D04E05HWHT00

40x40x11

24 V d.c.

10

30,5

ハイプロベアリング

cURus

D04E05MWHT00

40x40x10

24 V d.c.

824

ハイプロベアリング

cURus

D06A04HWBA00

60x60x25

12 V d.c.

40

33,1

ボールベアリング

cURus

D06A04HWHA00

60x60x25

12 V d.c.

40

33,1

ハイプロベアリング

cURus

D06A05HWBA00

60x60x25

24 V d.c.

40

33,1

ボールベアリング

cURus

D06A05HWHA00

60x60x25

24 V d.c.

40

33,1

ハイプロベアリング

cURus

D06F05HWBA91

60x60x16

24 V d.c.

31

35,5

ボールベアリング-

D08A04HWSA00

80x80x25

12 V d.c.

68

33,4

スリーブベアリング

cURus

D08A05HWBA00

80x80x25

24 V d.c.

68

33,4

ボールベアリングUR

D08A05HWSA00

80x80x25

24 V d.c.

68

33,4

スリーブベアリング

UR

D04

D06

D08

＜イルメジャパン株式会社 078-302-2005＞

Fandis ■ 37

VENTILATION SYSTEMSFRAME FANS
型式
D08A05SWHA71

寸法mm

80x80x25

定格電圧
V

最大流量
m³/h

ノイズ
dB(A)

ベアリング

認証

D08A07HWBA00

80x80x25

48 V d.c.

68

44

Hypro Bearing

cURus

33,4

ボールベアリングcURus

92x92x25

24 V d.c.

95

37,5

ボールベアリング

cURus

D12A04SWSZ00

120x120x25

12 V d.c.

D12A05HWBZ00

120x120x25

24 V d.c.

150

43,9

スリーブベアリング

cURus

134

39,3

ボールベアリング

cURus

D12A05HWSZ00

120x120x25

D12B04HWBZ00

120x120x38

24 V d.c.

149

39,1

スリーブベアリング

cURus

12 V d.c.

179

46,7

ボールベアリング

D12B05HWBZ00

UR

120x120x38

24 V d.c.

179

46,7

ボールベアリング

cURus

D12B05HWSZ00

120x120x38

24 V d.c.

179

46,7

スリーブベアリング

cURus

D12B05SWBZ00

120x120x38

24 V d.c.

204

48

ボールベアリング

cURus

D12B07HWBA00
型式
D17

179
最大流量
m³/h

46,7
ノイズ
dB(A)

ボールベアリング
ベアリング

UR
認証

172x150x51

48 V d.c.
定格電圧V

D17C05HWBA00

120x120x38
寸法
mm

58,8

ボールベアリングcURus

D17C07HWBA00

172x150x51

48 V d.c.

450

58,8

ボールベアリングcURus

24 V d.c.

80

D09
D09A05HWBZ00
D12

24 V d.c.

450

EC 軸流フレームファン - Costech• ECテクノロジーによる高パフォーマンス
• ブラシレスモーター• ピッグテール• インピーダンス保護• ボールベアリング

型式

寸法
mm

定格電圧
V

最大流量
m³/h

騒音
dB(A)

ベアリング

E08B12HWBL00

80x80x38

115 V a.c.

64/68,535/37

ボールベアリング

E08B23HWBL00

80x80x38

230 V a.c.

68/73

37/39

ボールベアリング120x120x38
寸法120x120x38mm

230 V a.c.
定格電圧230 VV a.c.

198/206
最大流量104/104m³/h

45/46,8
騒音27,5/31dB(A)ボールベアリング
ベアリング
ボールベアリングE08

E12
E12B23HWBL00
型式
E12B23LWBL00
E12B23MWBL00

120x120x38

230 V a.c.

169/176

40/41,8

ボールベアリングDCブロワ• ブラシレスモーター• ピッグテール• IC保護• サポートシステム: ボールベアリング

型式
DC1G05MWBA01

38 ■ Fandis

寸法mm

120x120x31

定格電圧
V
24 V d.c.

最大流量
m³/h
48

Noise
dB(A)

＜イルメジャパン株式会社 078-302-2005＞

49

ベアリング

認証

ボールベアリング

cURus

IP55 ACファン• 噴流水および粉塵保護• シェードポールモータ• ピッグテール (W) もしくは端子 (T) 接続• インピーダンスもしくは熱保護• サポートシステム: ボールベアリングもしくはスリーブベアリング• フレームなし対応 (A12WおよびA12Z モデル)

型式

寸法
mm

定格電圧
V

最大流量
m³/h

騒音
dB(A)

ベアリング

認証

A08B23HWBFF0

80x80x38

230 V a.c.

41/51

32/36

ボールベアリング

-

A12B05HTBWF0

120x120x38

24 V a.c.

141/165

45/48

ボールベアリング

-

A12B23HWBWF0

120x120x38

230 V a.c.

139/182

46/49

ボールベアリング

-

A12W23HWBWF0
型式
A12Z23HWBWF0

113x113x38
寸法113x113x38mm

230 V a.c.
定格電圧230 VV a.c.

151/182
最大流量140/182
m³/h

46/49
騒音
46/49
dB(A)

ボールベアリング
ベアリング
ボールベアリング

認証
-

49/53

ボールベアリング

cURus

ベアリング

認証

A17M23SWBMF0

172x150x55

230 V a.c.

331/391

VENTILATION SYSTEMSFRAME FANS

IP68 DCファン• 防塵防水• ピッグテール• インピーダンスもしくはIC保護• ボールベアリング

型式
D08A04HWBAF0

寸法mm

80x80x25

定格電圧
V

最大流量
m³/h

Noise
dB(A)
35,8

ボールベアリング

cURus

D12A05HWBZF0

120x120x25

24 V d.c.

150

39,1

ボールベアリング

-

騒音
dB(A)

ベアリング

認証

12 V d.c.

63

高温対応 AC ファン• 90°
Cまで対応可能• フルメタル製• シェードポールモータ• ピッグテール (W) もしくは端子 (T) 接続• インピーダンスもしくは熱保護• サポートシステム: ボールベアリング
Class F

型式

寸法
mm

定格電圧
V

最大流量
m³/h

A09B23HTBMT0

92x92x38

230 V a.c.

75/87

37/42

ボールベアリング-

A09B23HWBMT0

92x92x38

230 V a.c.

75/87

37/42

ボールベアリングcURus

A12B23HTBMT0

120x120x38

230 V a.c.

150/175

42/46

ボールベアリングcURus

A12B23LTBMT0

120x120x38

230 V a.c.

107/11033/35

ボールベアリング

cURus

A17M12SWBMT0型式
A17M23SWBMT0

172x150x55
寸法172x150x55mm

115
V a.c.
定格電圧
230 VV a.c.

331/391最大流量
331/391
m³/h

49/53
騒音
49/53
dB(A)

ボールベアリング
ベアリング
ボールベアリング

cURus
認証
cURus

ボールベアリングcURus

A17T23SWBMT0

172x150x55

230 V a.c.

382/433

58/61＜イルメジャパン株式会社 078-302-2005＞

Fandis ■ 39

VENTILATION SYSTEMSFRAME FANS
フルメタル AC ファン• 耐食性に優れた金属筐体およびブレー• シェードポールモータ• ピッグテール (W) もしくは端子 (T) 接続• インピーダンスもしくは熱保護• サポートシステム: ボールベアリング

型式

寸法
mm

定格電圧
V

最大流量
m³/h

ノイズ
dB(A)

ベアリング

認証

A09B12HWBM00

92x92x38

115 V a.c.

75/87

37/42

ボールベアリングcURus

A09B23HWBM00

92x92x38

230 V a.c.

75/87

37/42

ボールベアリング

cURus

A17M12SWBM00

172x150x55

115 V a.c.

331/391

49/53

ボールベアリング

cURus

A17M23SWBM00

172x150x55

230 V a.c.

331/391

49/53

ボールベアリングcURus

A17T12SWBM00

172x150x55

115 V a.c.

382/433

58/61

ボールベアリングcURus

A17T23SWBM00

172x150x55

230 V a.c.

382/433

58/61

ボールベアリング

cURus

45

アクセサリ - 金属製ファンガード

• EN ISO 12100およびEN ISO 13858に基づく可動部からの保護• 材質: AISI C1008• 仕上げ: ニッケルクロムメッキ
型式
120

寸法
mm

6x116x105

適合ファン
mm

127

6x116x116

127x127150

7x154x162

172x150150/S

7x154x162

172x15025

2x20x2425x25

40

5x29x2940x40

45

4x38x3845x45

52

5x45x4550x50

60

4x53x53

60x60

80

6x76x7680x80

92

6x90x90

92x92

GMP200NK

9x240x250

218x218120x120

アクセサリ - 金属フィルタ

45• EN ISO 12100およびEN ISO 13858に基づく可動部からの保護• 材質: 30x30 ステンレス鋼波形メッシュ、
ピッチ 4.8 mm、深さ 3.3 mm、アルミニウムフレーム• カラー: ナチュラル

型式
FM/120

寸法mm

4x119x119

適合ファン
mm

FM/1504x182x182

172x150

FM/60

3x60x60

60x60

FM/80

3x84x84
寸法4x92x92
mm

80x80
適合ファン
92x92
mm

FM/92

型式

GMP250NK

40 ■ Fandis

9x295x307＜イルメジャパン株式会社 078-302-2005＞

120x120280x280

アクセサリ - 金属製ルーバー

45• EN ISO 12100およびEN ISO 13858に基づく可動部からの保護• 材質: RAL 7035粉体塗装メタル

型式
G120M-7035

45

寸法
mm

6x120x120

適合ファンmm
120x120

アクセサリ - 樹脂製ファンガード

VENTILATION SYSTEMSFRAME FANS

• EN ISO 12100およびEN ISO 13858に基づく可動部からの保護• 材質: PC/ABS自己消火性樹脂 UL 94V-0• カラー: 黒 RAL 9005
• 50個入りキットあり (̲Kタイプ)

型式
G120

寸法
mm

7x121x121

適合ファン
mm

G120K

260x195x140

120x120G150

11x173x173

172x150G40

3x42x42

40x40

G40K

3x42x42

40x40

G60

6x60x60

60x60

G60K

200x150x75

60x60

G80

6x81x81

80x80

G80K

190x180x105
寸法
6x92x92
mm

80x80
適合ファン
92x92
mm

120x205x195

92x92

G92

型式

G92K

120x12045

アクセサリ - 樹脂製フィルタ• EN ISO 12100およびEN ISO 13858に基づく可動部からの保護• ファンガード材質：PC/ABS, UL-94V-0, RAL 9005黒• フィルター材質：ポリエステルおよびポリプロピレン, 白• 18x16メッシュ, 直径0,28mmグラスファイバー• 20個入りキットあり(̲Kタイプ), 型式 F150/MRKは10個入り

3型式
F120/MR

寸法mm

13x126x126

適合ファン
mm

F120/MRK

265x190x134

120x120

F150/MR

25x179x179

172x150

F150/MRK

180x320x190

172x150

F40/MR

7x46x46

40x40

F40/MRK

125x101x54

40x40

F60/MR

12x64x64

60x60

F60/MRK

184x144x74

60x60＜イルメジャパン株式会社 078-302-2005＞

120x120

Fandis ■ 41

VENTILATION SYSTEMSFRAME FANS
型式

45

F80/MR

寸法mm

12x86x86

適合ファンmm

F80/MRK190x180x105

80x80

F92/MR

12x97x97

92x92

F92/MRK

200x150x110

92x92

80x80

アクセサリ - プラスチックフィルタ用スペアフィルタメディア• ポリエステルおよびポリプロピレン, 白• フィルターメディアは洗浄・乾燥によって10回まで再利用可能• 18x16メッシュ, 直径0,28mmグラスファイバー• 200個入りキットあり (̲K タイプ)

型式
M120

寸法
mm

8x120x120

適合ファン
mm

M120K

400x400x600

F120/MRM150

8x172x172

F150/MR

M150K

400x400x600

F150/MRM40

8x42x42

F40/MR

M40K

260x260x140

F40/MRM60

8x60x60

F60/MR

M60K

340x340x160

F60/MRM80

8x81x81

F80/MR

M80K

400x300x220

F80/MRM92

92x92x8

F92/MR

M92K

400x400x300

F92/MRRP120

1x119x119

F120/MRRP150

1x171x171

F150/MRRP40

1x41x41

F40/MRRP60

1x59x59
寸法1x80x80mm

F60/MR
適合ファン
F80/MR
mm

RP80

型式

RP92

45

1x91x91

F120/MR

F92/MR

アクセサリ - 樹脂製ワンタッチファンガード

• EN ISO 12100およびEN ISO 13858に基づく可動部からの保護• 自己消火性製, UL 94HB
• カラー: RAL 9005 黒

型式G120/S

寸法mm

20x119x119

適合ファン
mm

G127/S

19x128x128

127x12745

42 ■ Fandis＜イルメジャパン株式会社 078-302-2005＞

120x120

VENTILATION SYSTEMSFRAME FANS
アクセサリ - 樹脂製リベット• ファンとファンガードの簡単組み立て用• 材質: 自己消火性 ナイロン6, UL 94V-0• 固定穴4mm - 4,8mmのファンに適合• フラットネジもしくは皿ネジ• 2つのシャンク長さ, 17mm and 22mm
• カラー: RAL 9005黒 もしくは RAL 7032グレー• 400個入り

型式

45

寸法
mm

FAR175TPNK

17x8x5

FAR175TPRK

17x8x5

FAR175TSNK

17x8x5

FAR175TSRK

17x8x5

FAR225TPNK

22x8x5

FAR225TSNK

22x8x5

アクセサリ - エラスティックリベット• ファンの簡単設置および取り外し, 振動と騒音の減少• 材質: EPDM, 硬度63 Shore A• カラー: 黒• 400個入り型式
45

EAR4401NK

寸法mm

220x150x220

アクセサリ - ファン用動力リード線• ファンの簡単な着脱用、オス端子付き• コネクタ材質: 自己消火性 PVC• バリエーション: ストレートコネクタ, 45°コネクタ, 追加保護シース付きケーブル(̲E タイプ)
• カラー: 黒

型式

寸法
mm

C100

16x8x2540

C24

8x16x610

C36

8x16x945

C36-451x8x930

C60

16x8x1524

C80
C80E

型式

CM500E

16x25x2032
寸法8x16x2032
mm
8x16x5031＜イルメジャパン株式会社 078-302-2005＞

Fandis ■ 43

＜イルメジャパン株式会社 078-302-2005＞

C L I MAT E

CO N T R O LS Y ST E MS

結露防止のソリューション
ヒーターは低温や湿気によるキャビネット内部の結露およびそれによる電子機器への悪影響や腐食を防止します。

弊社のほとんどの製品はCADデータベースに登録がございます＜イルメジャパン株式会社 078-302-2005＞

45

CLIMATE CONTROL SYSTEMSHEATERSH シリーズ | ヒーター
PTC特性による自己制御式のヒーターは、結露を防止し、キャビネット内部で安全な動作温度を確実に保つために設計されています。
ファンの付属しないHシリーズは金属もしくは接触しても安全な樹脂カバーを備えたタイプのご用意があり、ピッグテールもしくはクイック接続の端子で結線が可能です。

安全構造
低熱伝導性により安全なメンテナンス(樹脂カバータイプ)
材質
金属もしくは樹脂カバー

簡単設置
35mm DINレール取付

結線方式
ピッグテールもしくはクイック接続端子
正確なコントロール
オプションのサーモスタットもしくはヒュ
ミッドスタットと接続可能

FUCSIS
riscaldatori H con cavoriscaldatori H con morsettiera
riscaldatori H ventilate

認証

INDACUS
dispositivi di sicurezzalampeggiante

INDACUSinterruttori
fine corsa

各メリットの詳細

ケージクランプ端子

46 ■ Fandis

接触安全(樹脂カバータイプ)＜イルメジャパン株式会社 078-302-2005＞

クリップオン設置

ESMERISH シリーズ | ファン付きヒーター
一体型の軸流ファンにより結露を防ぐために相対湿度を制御し、キャビネット内部の熱を均等に分散します。金属もしくは接触しても安全な樹脂カバーを備えたタイプのご用意があり、ピッ
グテールもしくはクイック接続の端子で結線が可能です。

CLIMATE CONTROL SYSTEMSHEATERS

安全構造
低熱伝導性により安全な
メンテナンス(樹脂カバータイプ)

結線方式
ピッグテールもしくはクイック接続端子簡単設置
35mm DINレール取付
FUCSIS
riscaldatori H con cavoriscaldatori H con morsettiera
riscaldatori H ventilate

INDACUS
dispositivi di sicurezzalampeggiante

INDACUSinterruttori
fine corsa

ESMERIS

ESME
SPECI

ファン
長寿命の軸流ファンによ
り熱を分散

熱保護
過熱を防ぐための機構

H SERIESの型式
H

description

V

M

S

150 T

HP -

230

-

S00

FAMILY H

CUSTOM SERIESS** = custom version

SUBFAMILY
T = terminal block series
V = ventilated series
W = wire series
COVER
M = metal

P = plastic

SIZE
S = smallB = big

POWER
005 = 5 W
010 = 10 W
015 = 15 W

description

VOLTAGE
115 = 115 Va.c. 230 = 230 Va.c.
( ) = 110-240 Va.c./Vd.c.
VERSION
HP = High Performance
PROTECTION
T = with thermal protection( ) = without thermal protection( ) = standard

020 = 20 W
025 = 25 W
030 = 30 W

045 = 45 W
060 = 60 W
080 = 80 W

100 = 100 W
150 = 150 W
200 = 200 W

250 = 250 W
350 = 350 W＜イルメジャパン株式会社 078-302-2005＞

Fandis ■ 47

CLIMATE CONTROL SYSTEMSHEATERSHシリーズ ピッグテール• 金属製 (HWM) もしくは接触安全な樹脂カバー製 (HWP)• 3x20AWG L=500mmピッグテール• 35mmのDINレール取付• PTC抵抗による発熱

型式

寸法
mm

定格電圧

HWM00578x28x49

110-240 V a.c./d.c.

HWM01078x28x49

HWM01578x28x49

HWM015X

消費電力
W

認証

5

cURus

110-240 V a.c./d.c.

10

cURus

110-240 V a.c./d.c.

15

cURus

78x28x49

110-240 V a.c./d.c.

15-

HWM02078x28x49

110-240 V a.c./d.c.

20

cURus

HWM025108x28x49

110-240 V a.c./d.c.

25

cURus

HWM030108x28x49

110-120 V a.c./d.c.

30

cURus

HWM030X

108x28x49

110-240 V a.c./d.c.

30-

HWM045

108x62x85

110-240 V a.c./d.c.

45

cURus

HWM045X

108x62x85

110-240 V a.c./d.c.

45-

HWM060108x62x85

110-240 V a.c./d.c.

60

cURus

HWM060X

108x62x85

110-240 V a.c./d.c.

60-

HWM080158x62x85

110-240 V a.c./d.c.

80

cURus

HWM100158x62x85

110-240 V a.c./d.c.

100

cURus

HWM150208x62x85

110-240 V a.c./d.c.

150

cURus

HWMS080X

108x62x85

110-240 V a.c./d.c.

80-

HWMS100X

108x62x85

110-240 V a.c./d.c.

100-

HWMS150X

158x62x85

110-240 V a.c./d.c.

150-

HWP045

108x62x85

110-240 V a.c./d.c.

45

cURus

HWP060108x62x85

110-240 V a.c./d.c.

60

cURus

HWP080158x62x85
寸法158x62x85mm

110-240 V a.c./d.c.
定格電圧110-240 V a.c./d.c.

80
消費電力
100
W

cURus
認証
cURus

208x62x85

110-240 V a.c./d.c.

150

cURus

HWP100HWP15048 ■ Fandis

型式＜イルメジャパン株式会社 078-302-2005＞

H series heaters with terminal block• 金属製 (HWM) もしくは接触安全な樹脂カバー製 (HWP)• ケージクランプ端子• 35mmのDINレール取付• PTC抵抗による発熱

型式

寸法
mm

定格電圧

HTM045138x62x85

110-240 V a.c./d.c.

HTM060138x62x85

110-240 V a.c./d.c.

HTM080188x62x85

HTM100188x62x85

HTM150

消費電力
W

認証

45

cURus

60

cURus

110-240 V a.c./d.c.

80

cURus

110-240 V a.c./d.c.

100

cURus

238x62x85

110-240 V a.c./d.c.

150

cURus

HTMS080X

138x62x85

110-240 V a.c./d.c.

80-

HTMS100X

138x62x85

110-240 V a.c./d.c.

100-

HTMS150X

188x62x85

110-240 V a.c./d.c.

150-

HTP045138x62x85

110-240 V a.c./d.c.

45

cURus

HTP060138x62x85

110-240 V a.c./d.c.

60

cURus

188x62x85
寸法188x62x85mm

110-240
V a.c./d.c.
定格電圧110-240 V a.c./d.c.

80
消費電力
100
W

cURus
認証
cURus

238x62x85

110-240 V a.c./d.c.

150

cURus

消費電力
W

認証

HTP080
HTP100型式

HTP150

CLIMATE CONTROL SYSTEMSHEATERSH series heaters with fan• 金属製 (HWM) もしくは接触安全な樹脂カバー製 (HWP)• ケージクランプ端子• 35mmのDINレール取付• PTC抵抗による発熱

型式

寸法
mm

定格電圧

HVMS200THP-115

143x62x85

115 V a.c.

200

cURus

HVMS200THP-230

143x62x85

230 V a.c.

200-

HVMS250THP-115

193x62x85

115 V a.c.

250

cURus

HVMS250THP-230

193x62x85

230 V a.c.

250

cURus

HVMS350THP-115

243x62x85

115 V a.c.

350

cURus

HVMS350THP-230

243x62x85

230 V a.c.

350-

HVPS200THP-115

143x62x85

115 V a.c.

200

cURus

HVPS200THP-230

143x62x85

230 V a.c.

200-

HVPS250THP-115

193x62x85

115 V a.c.

250

cURus

HVPS250THP-230
型式
HVPS350THP-115

193x62x85
寸法243x62x85mm

230 V a.c.
定格電圧
115 V a.c.

250
消費電力
350
W

cURus
認証
cURus

HVPS350THP-230

243x62x85

230 V a.c.

＜イルメジャパン株式会社 078-302-2005＞

350-

Fandis ■ 49

＜イルメジャパン株式会社 078-302-2005＞

C L I MAT E

CO N T R O LS Y ST E MS

冷却ソリューション
熱電技術によりキャビネットの内外環境を切り分けたまま、小型キャビ
ネット内部を冷却および除湿することが可能です。

弊社のほとんどの製品はCADデータベースに登録がございます＜イルメジャパン株式会社 078-302-2005＞

51

CLIMATE CONTROL SYSTEMSCOOLING UNITS

4009

熱電ユニットとは?
熱電ユニットは熱を伝送するデバイスとなります。特徴として設置し、電気の力のみで冷却を行うことが可能です。熱電ユニットは従来のコンプレッサーと同様の働きをしますが、ガスや可動コンポーネントを使用する必要がありません。
( ファンが必要な場合は除く)
どのように動作するか?
熱電ユニットはペルチェ効果を使用した小型のポンプと言えます。熱はユニットのメインコンポーネントである熱電モジュールを通る電流によって伝送されます。熱はユニットの片面(冷却サイド)から吸収され反対側の面(放熱サイド)から空気中に熱を逃します。
このプロセスは電流の向きを入れ替えることにより逆転させることができ、すなわち、冷却だけでなく温めることも可能です。
熱電モジュール

コンプレッサーに対しての優位点とは？
熱電ユニットは必要な際に使用するファンを除き、機械的な可動動部品を必要としません。従って、信頼性が高く、ほぼ永久の寿命とメンテナ
ンスフリーを実現します。
また静的デバイスであることは振動に対して耐性があり、どのようなポジションでも設置できる柔軟性があるため、可動システムに設置する場合に特に優れています。CFCもしくは他の種類のガスを使用しないため環境に優しく、
コンプレッサーシステムと比べよりコンパクトでシンプルな構造とすることが可能です。

熱電ユニットはキャビネットの内外環境を切り分けたまま、内部の冷却と除湿を行うために使用されます。
クーラーは通常外部
気温が35℃以上など高く、オイルや粉塵など過酷な環境の場合に使用されます。

52 ■ Fandis＜イルメジャパン株式会社 078-302-2005＞

AC - DC | 熱電ユニット
熱電ユニットはペルチェ効果をベールとしており、小型のキャビネットや電子機器を冷却するのに効果的です。
コンプレッサーおよび可動部品を必要としないため、ガスが不要で振動に強い特徴があります。DCタイプとACタイプのご用意がございます。

CLIMATE CONTROL SYSTEMSCOOLING UNITS

2種類の機能電流の向きを入れ替えることで、冷却・温める両方の機能

低騒音
コンプレッサー不要
動的部品不要(必要な場合のファンを除く)
冷却液不要
危険になりうるガス・液体が不要

IP55
高い保護等級

カスタマイズはご要望に応じて承ります。

各メリットの詳細

効率的なヒートシンク

ペルチェモジュール＜イルメジャパン株式会社 078-302-2005＞

カスタムデザイン

Fandis ■ 53

TCU50 and TCU100

346

max. height with drip tray

TCU200 / TCU200AC
max. height with drip tray

346

CLIMATE CONTROL SYSTEMSCOOLING UNITS

DC熱電ユニットの型式
TCU

description

100

24

40

IP55 - 7035

FAMILY TCU

COLOUR
7035 = grey RAL 7035

COOLING POWER
50 = 50 W 100 = 100 W
VOLTAGE
12 = 12 Vd.c.

description

IP protection degreeof the external side

200 = 200 W

24 = 24 Vd.c.

SERIES
40 = standard

48 = 48 Vd.c.

AC熱電ユニットの型式
description

TCU

200

AC

40

FAMILY TCUCOOLING POWER
200 = 200 W
VOLTAGE
AC = Va.c.

54 ■ Fandis＜イルメジャパン株式会社 078-302-2005＞-

SIP

description
CUSTON SERIESS** = custom version

SERIES
40 = standard

DC熱電ユニット• ペルチェ技術による静的デバイス• 適合板厚に制約なし• CFCおよびコンプレッサー不要• クーリング/ヒーティング両方の機能• 取付向きに制約なし• 耐振動• メンテナンスフリー (ファンが必要な際は除く)

型式
TCU1002440IP55-7035

定格電圧
V

動作電圧
V

定格電流
A

最大電流
A

消費電力
W

24 V d.c.

17-27 V d.c.

TCU1004840IP55-7035

48 V d.c.

34-54 V d.c.

4,7
2,4

5,7
3,0

101
101

TCU2002440IP55-7035

24 V d.c.

17-27 V d.c.

9,5

11,5

201

TCU2004840IP55-7035

48 V d.c.

34-54 V d.c.

4,8

6,0

201

TCU501240IP55-7035

12 V d.c.

7-13 V d.c.

5,0

5,8

57

TCU502440IP55-7035

24 V d.c.

10-27,6 V d.c.

2,4

2,8

57

CLIMATE CONTROL SYSTEMSCOOLING UNITSAC thermoelectric units• ペルチェ技術による静的デバイス• 適合板厚に制約なし• ステンレス製カバー• AC/DC電源内臓• CFCおよびコンプレッサー不要• 取付向きに制約なし• 耐振動• メンテナンスフリー (ファンが必要な際は除く)

型式
TCU200AC40-SIP
45

動作電圧
V

88-264 V a.c.

消費電力
W
245

最大消費電力
W
306

消費電力
W
201

アクセサリ - ドリップトレイ• ステンレス製アクセサリ• 縦方向にユニットを設置した際に使用可能

型式

TEユニットに適合

RC-TCU100-1001
型式
RC-TCU200-1001

TCU100TEユニットに適合
TCU200RC-TCU50-1001

TCU50＜イルメジャパン株式会社 078-302-2005＞

Fandis ■ 55

＜イルメジャパン株式会社 078-302-2005＞

AMBI E N T

CO N T R O LS Y ST E MS

温度制御ソリューション
温度コントロールデバイスはキャビネット内部の温度および湿度を最適な状況に管理するのに役立ち、ネットワークとIIoTによりパラメータをモニタすることも可能です。

弊社のほとんどの製品はCADデータベースに登録がございます＜イルメジャパン株式会社 078-302-2005＞

57

icurezza

AMBIENT CONTROL SYSTEMSREGULATORS

シングルサーモスタット
シングルサーモスタットはキャビネット内部の温度コントロールに最適です。動作閾値を調整することにより、サーモスタットは露点より上の温度を維持しつつ、クーリング/ヒーティング機
器を作動させることができます。
コンタクトはNO/NC/チェンジオーバーのご用意がございます。

バリエーション
NO/NC/チェンジオーバーの3種類

設定温度
CもしくはF表示の幅広い設定温度

結線方式
ねじ式端子
簡単設置
35mmDINレール取付
用途
フィルターファン、
ヒーター、冷却ユニット
もしくは信号の切替

INDACUSinterruttori
fine corsa

ESMERISESMERISSPECIALIBORDOS
condizionatori SlimLine
condizionatori SlimLine versione inox (Fiera)
condizionatori CompactLine (showroom)

LUMEIS
Lampade a Led

ORANGIS
Termostati
Igrostati

認証

VIRDIS
accessori SSC-A cuffia di protezione SEIFERT

各メリットの詳細°
Cもしくは°
F表示

58 ■ Fandis

手もしくはドライバーによる温度設定＜イルメジャパン株式会社 078-302-2005＞

特許取得クリップオン
取付

VIRDISFF

ツインサーモスタット
ツインサーモスタットは複数のデバイスが必要な際に使用されます。ユニットは2つの独立したデバイスをコンパクトに1つにまとめており、
ヒーティング、
クーリング、シグナルを同時に制御します。

設定温度
CもしくはF表示の幅広い
設定温度

AMBIENT CONTROL SYSTEMSREGULATORS

バリエーション
NC/NO, NC/NC, NO/NO

簡単設置
35mmDINレール取付

デュアルシステム
それぞれ設定可能
用途
フィルターファン、
ヒーター、冷却ユニット
もしくは信号の切替

FUCSIS
riscaldatori H con cavoriscaldatori H con morsettiera
riscaldatori H ventilate

INDACUS
dispositivi di sicurezzalampeggiante

INDACUSinterruttori
fine corsa

結線方式
ねじ式端子

BORDOS
condizionatori SlimLine
condizionatori SlimLine versione inox (Fiera)
condizionatori CompactLine (showroom)

ESMERISESMERISSPECIALILUMEIS
Lampade a Led

ORANGIS
Termostati
Igrostati

VIRDIS
accessori SSC-A cuffia di protezione SEIFERT

サーモスタット型式
description

TRT

10A

230V

-

NC

F

S00

description

FAMILY TRTTRT = single thermostat TRT2 = twin thermostat

CUSTOM SERIESS** = custom version

RATED CURRENT

SCALE( ) = °C (Celsius)
F = °F (Fahrenheit)

RATED VOLTAGE
VERSION
Single thermostat
NC = Normally Closed
NO = Normally Open

Twin thermostat
NCNC = Normally Closed / Normally Closed
NCNO = Normally Closed / Normally OpenNONO = Normally Open / Normally Open

＜イルメジャパン株式会社 078-302-2005＞

Fandis ■ 59

AMBIENT CONTROL SYSTEMSREGULATORS

ハイドロスタット
ハイドロスタットはキャビネット内部の湿度を検知し、設定した湿度を上回るとクーリング/ヒーティングユニットを起動することで結露を防止します。

結線方式
ねじ式端子
簡単設置
35mmDINレール取付

用途
フィルターファン、
ヒーター、冷却ユニット
もしくは信号の切替
FUCSIS
riscaldatori H con cavoriscaldatori H con morsettiera
riscaldatori H ventilate

INDACUS
dispositivi di sicurezzalampeggiante

INDACUSinterruttori
fine corsa

BORDOS
condizionatori SlimLine
condizionatori SlimLine versione inox (Fiera)
condizionatori CompactLine (showroom)

ESMERISESMERISSPECIALILUMEIS
Lampade a Led

Model numbering system for HYGROSTATS
description

IGR

35

F

-

S00

FAMILY IGR
IGR = Hygrostat

CUSTOM SERIESS** = custom version

SUPPORT
35mm DIN rail

60 ■ Fandis

description

VERSIONF = Fandis＜イルメジャパン株式会社 078-302-2005＞

ORANGIS
Termostati
Igrostati

VIRDIS
accessori SSC-A cuffia di protezione SE

SENSIS |Sensisは最大3箇所の温度を検知し、換気効率および冷却システムをモニターすることでキャビネットの温度マネジメントをより効率的にするためのIIoTデバイスです。
リアルタイムの温度データを離れた場所に表示することができ、データの傾向を記録することで予知保全の計画を立てることが可能です。

結線方式

AMBIENT CONTROL SYSTEMSREGULATORS

上部に簡単な結線端子

デザイン
98x35x120 mmのコンパクトボディ

ディスプレイ
データを表示・設定するためのバックラ
イト
運用性
メインのフィールドバスと使用可能
精度
センサ+追加のプローブ

予知保全
データログ機能
VIRDISTPFF EMCSENSIS
Dispositivo IIot

VIRDIS
FF TYPE 3R

認証
ご要望に応じて承ります
E504624

各メリットの詳細

ディスプレイダッシュボード

DINレール設置＜イルメジャパン株式会社 078-302-2005＞

Fandis ■ 61

AMBIENT CONTROL SYSTEMSREGULATORSNO-NCサーモスタット• NC (赤)およびNO (青)• 特許取得構造によりDINレールTS35/15/32に取付可能• (°C)または(°
F)表示の幅広い設定範囲• 手動もしくはドライバーで設定• 標準カラー RAL 7035

型式

定格電圧

定格電流
A

最大電流
A

10

設定範囲

認証

TRT-10A230V-NC

110-250 V a.c.; 60 V d.c.

15

-10÷80 °C

cURus

TRT-10A230V-NCF

110-250 V a.c.; 60 V d.c.

1015

14÷176 °F

cURus

TRT-10A230V-NO

110-250 V a.c.; 60 V d.c.

1015

-10÷80 °C

cURus

TRT-10A230V-NOF

110-250 V a.c.; 60 V d.c.

1015

14÷176 °
F

cURus

定格電流
A

最大電流
A

設定範囲

認証

ツインサーモスタット• (NC/NO), (NC/NC) ,(NO/NO)の3タイプ• それぞれ独立して設定可能• DINレールTS35に取付可能• (°C)または(°
F)表示の幅広い設定範囲• 手動もしくはドライバーで設定• 標準カラー RAL 7035

型式

定格電圧

TRT2-10A230V-NCNC

110-250 V a.c.; 60 V d.c.

15/15

-10÷80 °C

cURus

TRT2-10A230V-NCNCF

110-250 V a.c.; 60 V d.c.

10

10

15/15

14÷176 °F

cURus

TRT2-10A230V-NCNO

110-250 V a.c.; 60 V d.c.

10

15/15

-10÷80 °C

cURus

TRT2-10A230V-NCNOF

110-250 V a.c.; 60 V d.c.

10

15/15

14÷176 °F

cURus

TRT2-10A230V-NONO

110-250 V a.c.; 60 V d.c.

10

15/15

-10÷80 °C

cURus

TRT2-10A230V-NONOF

110-250 V a.c.; 60 V d.c.

10

15/15

14÷176 °F

cURus

チェンジオーバーサーモスタット• チェンジオーバーコンタクト• DINレールTS35に取付可能• 標準カラー RAL 7035

型式

定格電圧

TRT-230V-S01

230 V a.c.

62 ■ Fandis

定格電流A
ヒーティング a.c. 10(4)クーリング a.c. 5(2)＜イルメジャパン株式会社 078-302-2005＞

最大電流
A

設定範囲
°
C

10

5÷60

ハイドロスタット• DINレールTS35に取付可能• 手動もしくはドライバーで設定• 標準カラー RAL 7035
• 最大80% RHまでUL認証

型式
IGR35F

定格電圧

定格電流
A

120-240 V a.c.

10-5

設定範囲
% RH
10-90

45

認証
cURus

AMBIENT CONTROL SYSTEMSREGULATORS

Sensis• 制御, モニター, 管理, コミュニケーション• 温度, 相対湿度, 換気効率, ドアリミットスイッチのステータスパラメータを3点で測定• 2つの温度センサと換気センサを搭載• メインのフィールドバスと使用可能• 統計データを遠隔から使用可能• DINレール取付• 標準カラー RAL 7035
• 定格電圧: 24 Vd.c.

型式

バージョン

SNS00U00X

Sensis単体CE

SNS01U00X

Sensis Modbus RTU CE

SNS02U00X

Sensis Proﬁnet CE

SNS03U00X

Sensis ASI CE

SNS04U00X

Sensis CAN-OPEN CE

SNS05U00X

Sensis CC link CE

SNS06U00X

Sensis Ethercat CE

SNS07U00X

Sensis Modbus/TCP CE

SNS08U00X

Sensis Proﬁbus CE

SNS09U00X

Sensis SERCOS III CE

SNS10U00X

Sensis IO LINK CE

SNS11U00X 型式

Sensisバージョン
EtherNet/IP CE

SNS12U00X
SNS13U00X

Sensis VARAN CE
Sensis POWERLINK CE

45

アクセサリ - Sensis• SNSTU00: 温度プローブ
センサタイプ: ntc, 磁石固定, 1500mmリード線• SNSWU00: 風速プローブ
センサタイプ: 電気, クリップ固定, 1500mmリード線
型式

バージョン

SNSTU00

温度プローブSNSWU00

風速プローブ＜イルメジャパン株式会社 078-302-2005＞

Fandis ■ 63

＜イルメジャパン株式会社 078-302-2005＞

E L EC TR O T ECH N I CA LS YS T E MS

ライティングソリューション
LEDランプはエネルギー効率に優れ、キャビネット内部を明るく照らします。設置は非常に簡単で、検査・メンテナンス時のエラーを防止します。

弊社のほとんどの製品はCADデータベースに登録がございます＜イルメジャパン株式会社 078-302-2005＞

65

cavo
morsettiera
tilate

ELECTROTECHNICAL SYSTEMSLAMPSFLLシリーズ | LEDランプ
FLLシリーズはACおよびDC駆動のLEDランプで、ネジもしくは磁石(オプション)によって固定可能です。使用環境によってボディを回転させることができ、最適な角度でキャビネット内部を照らすことが可能です。ON/OFFスイッチもしくはモーションセンサと、配線用のクイック端子もしくはWieland社製コネクタを備えています。
最適な照明角度上下40°に角度を調整可能

柔軟な設置方法
ネジもしくは磁石
スイッチ
ON/OFFもしくはPIRモーションセンサ

簡単接続
最大10台をデイジーチェーン接続可能

ラベルデザインシールもしくはカスタムラベル
高効率
長寿命および低消費電力
INDACUS
dispositivi di sicurezzalampeggiante

INDACUSinterruttori
fine corsa

ESMERISESMERISSPECIALIBORDOS
condizionatori SlimLine
condizionatori SlimLine versione inox (Fiera)
condizionatori CompactLine (showroom)

LUMEIS
Lampade a Led

認証

ORANGIS
Termostati
Igrostati

各メリットの詳細

照明角度調整可能

66 ■ Fandis

ケージクランプ＜イルメジャパン株式会社 078-302-2005＞

磁石取付

VIRDIS
accessori SSC-A cuffia di protezione SEIFERTVIRDISFFCLG-Lシリーズ | LEDランプ
CLG-LシリーズはAC、ON/OFFスイッチ付きのご用意がございます。様々な長さと光束のライ
ンナップがあり、色々なアプリケーションに適用可能です。

ELECTROTECHNICAL SYSTEMS

LAMPS

CLG-Lシリーズの型式
GLG-L

description

23

14

-

1300

FAMILY
CLG-L = LED lamp

LUMINOUS FLUX
400 = 400 lumen
600 = 600 lumen
900 = 900 lumen
1300 = 1300 lumen

VOLTAGE
23 = 230 Va.c.
RATED POWER
04 = 4W 06 = 6W

description

09 = 9W

14 = 14W

FLLシリーズの型式
FLL - 23 05 65 U - S V M X - S00

description
FAMILYFLL = Fandis LED lamp
VOLTAGE
12 = 115 Va.c.
23 = 230 Va.c.
30 = 115-230 Va.c.

description
CUSTOM SERIESS** = custom version

D12 = 12 Vd.c.
D24 = 24 Vd.c.
D48 = 48 Vd.c.

APPROVALS
X = only CE version( ) = UL version

RATED POWER
05 = 5 W

INSTALLATION
M = magnet pot( ) = by screw

CORRELATED COLOR TEMPERATURE
65 = 6500÷7500K

CONNECTION
V = single connector( ) = standard cage clamp

PLASTIC COLOUR
U = grey RAL 7035

SWITCHS = switch＜イルメジャパン株式会社 078-302-2005＞

IR = PIR sensor

Fandis ■ 67

ELECTROTECHNICAL SYSTEMSLAMPSFLLシリーズAC LEDランプ• 長寿命・低消費電力• ON/OFF(-S)もしくはPIRモーションセンサ(-IR)• ネジ固定もしくは磁石固定(-IRMおよび-SMモデル、オプション)• Wieland社製コネクタ(-IRVおよび-SVモデル、
メスコネクタは含まれません)もしくはケージクランプ端子• 最大10台のデイジーチェーン接続 (Wieland社製コネクタモデルは除く)• 照明角度を調整可能

型式

寸法
mm

寸法
V

消費電力
W

認証

FLL-120565U-IR

48x32x356

115 V a.c.

5

cURus

FLL-120565U-IRM

48x32x356

115 V a.c.

5

cURus

FLL-120565U-IRV

46x32x364

115 V a.c.

5

cURus

FLL-120565U-IRVM

46x32x364

115 V a.c.

5

cURus

FLL-120565U-S

48x32x356

115 V a.c.

5

cURus

FLL-120565U-SM

48x32x356

115 V a.c.

5

cURus

FLL-120565U-SV

46x32x364

115 V a.c.

5

cURus

FLL-120565U-SVM

46x32x364

115 V a.c.

5

cURus

FLL-230565U-IR

48x32x356

230 V a.c.

5

cURus

FLL-230565U-IRM

48x32x356

230 V a.c.

5

cURus

FLL-230565U-IRV

46x32x364

230 V a.c.

5

cURus

FLL-230565U-IRVM

46x32x364

230 V a.c.

5

cURus

FLL-230565U-S

48x32x356

230 V a.c.

5

cURus

FLL-230565U-SM

48x32x356

230 V a.c.

5

cURus

FLL-230565U-SV

46x32x364

230 V a.c.

5

cURus

FLL-230565U-SVM

46x32x364

230 V a.c.

5

cURus

FLL-300565U-IR

48x32x356

115-230 V a.c.

5

cURus

FLL-300565U-IRM

48x32x356

115-230 V a.c.

5

cURus

FLL-300565U-IRV

46x32x364

115-230 V a.c.

5

cURus

FLL-300565U-IRVM

46x32x364

115-230 V a.c.

5

cURus

FLL-300565U-S

48x32x356

115-230 V a.c.

5

cURus

FLL-300565U-SM
型式
FLL-300565U-SV

48x32x356
寸法46x32x364mm

115-230
寸法V a.c.
115-230
V V a.c.

5
消費電力
5
W

cURus
認証
cURus

FLL-300565U-SVM

68 ■ Fandis

46x32x364

115-230 V a.c.

＜イルメジャパン株式会社 078-302-2005＞

5

cURus

FLLシリーズDC LEDランプ• 長寿命・低消費電力• ON/OFF(-S)もしくはPIRモーションセンサ(-IR)• ネジ固定もしくは磁石固定(-IRMおよび-SMモデル、オプション)• Wieland社製コネクタ(-IRVおよび-SVモデル、
メスコネクタは含まれません)もしくはケージクランプ端子• 最大10台のデイジーチェーン接続 (Wieland社製コネクタモデルは除く)• 照明角度を調整可能• 極性反転の自己補正

型式

寸法
mm

寸法
V

消費電力
W

認証

FLL-D120565U-IR

48x32x356

12 V d.c.

5

cURus

FLL-D120565U-IRM

48x32x356

12 V d.c.

5

cURus

FLL-D120565U-IRV

46x32x364

12 V d.c.

5

cURus

FLL-D120565U-IRVM

46x32x364

12 V d.c.

5

cURus

FLL-D120565U-S

48x32x356

12 V d.c.

5

cURus

FLL-D120565U-SM

48x32x356

12 V d.c.

5

cURus

FLL-D120565U-SV

46x32x364

12 V d.c.

5

cURus

FLL-D120565U-SVM

46x32x364

12 V d.c.

5

cURus

FLL-D240565U-IR

48x32x356

24 V a.c./d.c.

5

cURus

FLL-D240565U-IRM

48x32x356

24 V a.c./d.c.

5

cURus

FLL-D240565U-IRV

46x32x364

24 V a.c./d.c.

5

cURus

FLL-D240565U-IRVM

46x32x364

24 V a.c./d.c.

5

cURus

FLL-D240565U-S

48x32x356

24 V a.c./d.c.

5

cURus

FLL-D240565U-SM

48x32x356

24 V a.c./d.c.

5

cURus

FLL-D240565U-SV

46x32x364

24 V a.c./d.c.

5

cURus

FLL-D240565U-SVM

46x32x364

24 V a.c./d.c.

5

cURus

FLL-D480565U-IR

48x32x356

48 V d.c.

5

cURus

FLL-D480565U-IRM

48x32x356

48 V d.c.

5

cURus

FLL-D480565U-IRV

46x32x364

48 V d.c.

5

cURus

FLL-D480565U-IRVM

46x32x364

48 V d.c.

5

cURus

FLL-D480565U-S

48x32x356

48 V d.c.

5

cURus

FLL-D480565U-SM
型式
FLL-D480565U-SV

48x32x356
寸法46x32x364mm

48寸法
V d.c.
48 V
V d.c.

5
消費電力
5
W

cURus
認証
cURus

FLL-D480565U-SVM

46x32x364

48 V d.c.

5

ELECTROTECHNICAL SYSTEMS

LAMPS

cURus

45

アクセサリ - FLLシリーズ• CE-006WFメスWielandコネクタ -IRVおよび‒SVバージョン用• コネクタは別売りです• FLL-2MA 取り付け磁石

型式
45VersionCE-006WF

Wieland GST15 2 極コネクタ

FLL-2MA

取り付け用磁石＜イルメジャパン株式会社 078-302-2005＞

Fandis ■ 69

ELECTROTECHNICAL SYSTEMS

LAMPS
CLG-Lシリーズ LEDランプ• 長寿命・低消費電力• ON/OFFスイッチ• L=1800mmリード線付き• 最大12台のデイジーチェーン接続

型式

70 ■ Fandis

寸法
mm

寸法
V

消費電力
W

CLG-L2314-1300

30x22x622

230 V a.c.

CLG-L234-400
型式
CLG-L236-600

30x22x288
寸法30x22x370
mm

230 V a.c.
寸法230 VV a.c.

4
消費電力
6
W

CLG-L239-800

30x22x425

230 V a.c.

9

＜イルメジャパン株式会社 078-302-2005＞

14

E L EC TR O T ECH N I CA LS YS T E MS

サポートソリューション
キャビネットを機能的に補完するサポートアクセサリライ
ンナップです。

弊社のほとんどの製品はCADデータベースに登録がございます。

＜イルメジャパン株式会社 078-302-2005＞

ELECTROTECHNICAL SYSTEMSCOMPONENTS FOR EL. PANELS
角度調整ファン

• キャビネット内の熱を拡散• 水平・垂直に方向を調整可• クイック接続端子• 両面を金属カバーによって保護• 周波数: 50/60Hz
型式
OF-4715KL 05WB30E
型式

定格電圧
V

消費電力
W

230 V a.c.

20/19

24 V d.c.
定格電圧115 VV a.c.

OF-A12R12HWBWQ135
OF-A12R23HWBWQ135

9,6
消費電力
20/18
W

最大流量
m³/h

184
最大流量
141/178m³/h
140/182

ドキュメントホルダー• A4用紙を収納• 粘着テープで固定• 標準カラー RAL 7035
型式

寸法
mm

TPD-A4235x264x31

ドア リミットスイッチ• 安全な動作のためにキャビネット内の電圧をオフ• バリエーション: プレーンプランじゃー(FC-001), 手動リセット付きプレーンプランジャー (FC-002), ロ
ーラープランジャー(FC-003), 調整レバー付きローラープランジャー(FC-004), 3× NCコンタクト付き
プレーンプランジャー(FC-005)• 全機種共通: No. 1 (NO) および No. 1 (NC)コンタクト (No, 3 NCコンタクトのFC-005を除く)

型式

定格電圧
V

認証

FC-00124-400 V a.c.; 24-250 V d.c.

6-0,4 A (d.c.); 10-4 A (a.c.)cULus

FC-00224-400 V a.c.; 24-250 V d.c.

6-0,4 A (d.c.); 10-4 A (a.c.)cULus

FC-003 型式

24-400 V定格電圧
a.c.; 24-250 V d.c.

6-0,4 A (d.c.);10-4 A (a.c.)
定格電流

cULus
認証
cULus

FC-00524-400 V a.c.; 24-250 V d.c.

6-0,4 A (d.c.); 10-4 A (a.c.)cULus

FC-00424-400 V a.c.;V24-250 V d.c.

アクセサリ - スライドリミットスイッチ• FCシリーズ用オプション series door limit switch• 1×スライド 2×ネジ 2×ナットのセット• 30個入り72 ■ Fandis

定格電流A＜イルメジャパン株式会社 078-302-2005＞

6-0,4 A (d.c.);A 10-4 A (a.c.)イルメジャパン株式会社〒650-0047
神戸市中央区港島南町5-5-2
TEL: 078-302-2005
email: info@ilmejapan.co.jp

I

Fandis S.p.A.
Via per Castelletto 69 - 28040 Borgo Ticino (NO) - Italy
Tel. +39 0321 96 32 32 - Fax +39 0321 96 32 96
info@fandis.com

MCAE-AE07̲1123̲web

For more information:www.fandis.com＜イルメジャパン株式会社 078-302-2005＞