給水装置設計施工指針
3 給水装置の構造及び材質並びに指定材料

3
給水装置の構造及び材質並びに指定材料

3-1

給水装置設計施工指針
3 給水装置の構造及び材質並びに指定材料

３
１

給水装置の構造及び材質並びに指定材料

解 説
給水装置の構造及び材質は、水道法施行令第 6 条に規定する給水装置の構造及び材質の基準による性能及びシステム基準適合品であること。また、配水管への給水管の取付工事及び当該取付口からメーターまでは管理者が指定をする材料（※表 3-5〜8 参照）を使用
すること。

２

給水装置とは水道法第 3 条第 9 項「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

３直結する給水用具とは「直結する給水用具」とは、給水管に容易に取外しのできない構造として接続し、有圧のまま給水できる給水栓等をいい、ホース等容易に取外しの可能な状態で接続される用具は含まれない。
水道メーターは、水道法第 16 条が供給水の汚染、漏洩を防止するとの観点から規定されている趣旨に照らして、給水装置に該当するものと解せられる。

４

給水装置の構造及び材質の基準（水道法・水道法施行令）
水道法第 16 条
水道事業者は、当該水道によって水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令（平成 9 年 3 月 19 日厚生省令第 14 号）」に適合していないときは、供給規定の定めるところにより、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。
水道法施行令第 6 条
法第 16 条の規定による給水装置の構造及び材質は、次のとおりとする。
一配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から 30 センチメートル以上離れていること。

二配水管への取付口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。

三

配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。

四

水圧、土圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。

五

凍結、破壊、浸食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

六

当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。

七

水槽、プール、流し、その他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水3-2

給水装置設計施工指針
3 給水装置の構造及び材質並びに指定材料
装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
2

前項各号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、国土交通省令（浄水の水質を保持するために必要な技術的細目にあつては、国土交通省令・環境省
令）で定める。

3

国土交通大臣は、前項の国土交通省令を制定し、又は改廃しようとするときは、環
境大臣の水道により供給される水の水質の保全又は水道の衛生の見地からの意見を聴かなければならない。

4

環境大臣は、水道により供給される水の水質の保全又は水道の衛生の見地から必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、第二項の国土交通省令を制定し、又は改廃することを求めることができる。

５

給水装置の構造及び材質の基準（厚生省令第 14 号）
給水装置の構造及び材質は、水道法施行令第 6 条第 1 項、並びに同第 2 項に基づく「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令（耐圧、浸出、水撃限界、防食、逆流防止、耐寒及び耐久の 7 項目の基準）」（平成 9 年 3 月 19 日厚生省令第 14 号）に適合しなければならない。省令で定める事項は次のとおりである。
(1) 耐圧に関する基準（省令第 1 条）
令第 6 条第 1 項第 4 号の「水圧に対し充分な耐力を有するものであること」及び「水が漏れるおそれがないものであること」についての技術的細目(2) 浸出等に関する基準（省令第 2 条）
令第 6 条第 1 項第 4 号の「水が汚染されるおそれがないものであること」についての技術的細目(3) 水撃限界に関する基準（省令第 3 条）
令第 6 条第 1 項第 5 号の「破壊を防止するための適当な措置が講ぜられていること」
についての技術的細目(4) 防食に関する基準（省令第 4 条）
令第 6 条第 1 項第 5 号の「侵食を防止するための適当な措置が講ぜられていること」
についての技術的細目(5) 逆流防止に関する基準（省令第 5 条）
令第 6 条第 1 項第 4 号の「水が汚染されるおそれがないものであること」及び同条第1 項第 7 号の「水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること」についての技術的細目(6) 耐寒に関する基準（省令第 6 条）
令第 6 条第 1 項第 5 号の「凍結を防止するための適当な措置が講ぜられていること」
についての技術的細目(7) 耐久に関する基準（省令第 7 条）
頻繁な開閉作動を繰り返すうちに弁類の耐圧性能、水撃限界性能及び逆流防止性能に支障が生じることを防止するための基準であり、弁類は一定回数の開閉操作後、基準省
3-3

給水装置設計施工指針
3 給水装置の構造及び材質並びに指定材料令に規定する耐圧性能、水撃限界性能及び逆流防止性能を有するものでなければならないことを定める。
６

給水装置の構造及び材質の基準に関する省令（要約）
前項の省令についての要約を下記に示す。
(1) 性能に関する基準
個々の給水管及び給水用具が満たすべき性能、その他の定量的な判断基準(2) システムに関する基準
給水装置工事が適正に施行された給水装置であるか否かの判断基準(3) 上記(1)(2)の基準に基づく詳細事項(A) 耐圧に関する基準
水圧等により給水装置に水漏れ、変形、破損等が生じることを防止するための基準(B) 浸出に関する基準
金属等が溶出し、飲用に供される水が汚染されることを防止するための基準(C) 水撃限界に関する基準
水撃作用により、給水装置に破損等が生じることを防止するための基準(D) 防食に関する基準
腐食を防止するための基準(E) 逆流防止に関する基準
汚水の逆流により、水道水の汚染や公衆衛生上の問題が生じることを防止するための基準(F) 耐寒に関する基準
給水用具内の水が凍結し、給水用具内に破損等が生じることを防止するための基準(G) 耐久に関する基準
頻繁な作動を繰り返すうちに弁類が故障し、給水装置の耐圧、逆流防止等に支障が生じることを防止するための基準(社) 日本水道協会

水道施設設計指針 20123-4

給水装置設計施工指針
3 給水装置の構造及び材質並びに指定材料
下表内に掲げる耐圧、水撃限界、逆流防止、負圧破壊、耐久及び耐寒の各性能試験とは、「給水装置の構造及び材質の基準に係る試験」（平成 9 年 4 月 22 日厚生省告示第 111 号）に定める試験をいう。
表 3-1…「給水装置の構造及び材質の基準」（要約）の項目・基準別区分表

第1条

基準項目

性能基準

第1条

1 給水装置は、次に掲げる耐圧のための性能を有するものでなければならない。

耐圧に関する基準(水道法施行令第6条第1項第4号該当基準)※最終の止水機構の流出側に設置されている給水用具を除く。

①

給水装置は、耐圧性能試験により1.75Mpaの静水圧を1分間加えたとき、水漏れ、変形、破損、その他以上が認められないこと。
②

貯湯湯沸器及びその下流側に設置されている給水用具は、耐圧性能試験により0.3Mpaの静水圧を1分間加えたとき、水漏れ、変形、破損その他以上が認められないこと。
③②の給水用具のうち、一缶二水路型貯湯湯沸器は、その浴槽内の水等の加熱用の水路の部分については、溶接を除く接合箇所を有せず、耐圧性能試験により1.75Mpa静水圧を1分間加えたとき、水漏れ、変形、破損その他異常が認められな
いこと。
④

Oリング等を水圧で圧縮することにより水密性を確保する構造の給水用具は、前③号の性能を有するとともに、耐圧性能試験により20kpaの静水圧を1分間加えたとき、水漏れ、変形、破損その他異常が認められないこと。
給水装置システム基準
2 給水装置の接合箇所は、水圧に対する十分な耐力を確保するためにその構造及び材質に応じた適切な接合が行われているものでなければならない。
3 屋内の主配管は、配管経路について構造物の下の通過を避けること等により漏水時の修理を容易に行えるようにしなければならない。
参考：（社）日本水道協会 水道施設設計指針

2012

3-5

給水装置設計施工指針
3 給水装置の構造及び材質並びに指定材料
表 3-2…「給水装置の構造及び材質の基準」（要約）の項目・基準別区分表
基準項目
第2条

第 2、3、4 条

性能基準
1

飲用に供する給水装置は、浸出性能試験により供試品について浸出させたとき、その浸出液は別表第1に掲げる基準に適合していなければならない。
浸出等に関する基準（水道法施行令第6条第1項第4号該当基準)

給水装置システム基準
2

給水装置は、末端部が行き止まりとなっていること等により水が停滞する構造であってはならない。ただし、当該末端部に排水機構が設置されているものにあたっては、この限りではない。
3

給水装置は、シアン、六価クロムその他水を汚染するものを貯留又は取扱う施設に近接して設置してはならない。
4

鉱油、有機溶剤その他の油類が浸透するおそれのある場所に設置する給水装置

は、当該油類が浸透するおそれのない材質のもの又はさや管等により適切な防護のための措置を講じられているものでなければならない。
参考：（社）日本水道協会

水道施設設計指針

2012

基準項目
第3条
水撃限界に関する基準（水道法施行令第6条第1項

性能基準
1

水栓その他水撃作用を生じるおそれのある給水用具は、水撃限界性能試験により当該給水用具内の流速を2m/s又は当該給水用具内の動水圧を0.15Mpaとする条件において給水用具の止水機構の急閉止をしたとき、その水撃作用により上昇する
圧力が1.5Mpa以下である性能を有するものでなければならない。
給水装置システム基準

第5号該当基準）1

ただし、当該給水用具の上流側に近接してエアーチャンバーその他の水撃防止器具を設置すること等により適切な水撃防止のための措置を講じられるものにあっては、この限りではない。
参考：（社）日本水道協会

水道施設設計指針

2012

基準項目

性能基準

第4条
―

防食に関する基準

給水装置システム基準（水道法施行令第6条第1項第5号該当基準）1酸又はアルカリによって浸食されるおそれのある場所に設置されている給水装

置は、酸又はアルカリに対する耐食性を有する材質のもの又は防食材で被覆する等により適切な浸食の防止のための措置が講じられているものでなければならない。

2

漏洩電流により浸食されるおそれのある場所に設置されている給水装置は、非金属製の材質のもの又は絶縁材で被覆すること等により適切な電気防食のための措置が講じられていること。
参考：（社）日本水道協会

水道施設設計指針

2012

3-6

給水装置設計施工指針
3 給水装置の構造及び材質並びに指定材料
表 3-3…「給水装置の構造及び材質の基準」（要約）の項目・基準別区分表

第5条

基準項目

性能基準

第5条

1 次に掲げる逆流を防止するための性能を有する給水器具が、水の逆流を防止できる適正な位置に設置されていること。

逆流防止に関する基準① 水が逆流するおそれのある場所に設置されている給水装置は、次の各号のいず（水道法施行令第6条第1項

れかに適合していなければならない。

第4号及び第7号該当基準）

イ 減圧逆流防止器は、逆流防止性能試験により3kpa及び1.5Mpaの静水圧を1分間加えたとき、水漏れ、変形、破壊その他の異常を生じないとともに、負圧破壊性能試験により流入側からマイナス54kpaの圧力を加えたとき、減圧逆流防止器に接続した透明管内の水位の上昇が3㎜を超えないこと。
ロ 逆止弁及び逆流防止装置を内蔵した給水用具は、逆流防止性能試験により3kpa及び1.5Mpaの静水圧を1分間加えたとき、水漏れ、変形、破壊その他の異常を生じないこと。
ハ 逆流防止装置を内蔵した給水用具のうち次表に掲げる逆流防止給水用具のロの規定の適用については、その区分に応じ同表の字句にそれぞれ読み替える。
ニ バキュームブレーカーは、負圧破壊性能試験により流入側からマイナス54kpaの圧力を加えたとき、バキュームブレーカーに接続した透明管内の水位の上昇が75㎜を超えないこと。
ホ 負圧破壊装置を内蔵した給水用具は、負圧破壊性能試験により流入側からマイナス54kpaの圧力を加えたとき、当該給水用具に接続した透明管内の水位の上昇が負圧破壊装置の空気吸入シート面から水受け部の水面までの垂直距離の2分の1を超えないこと。
ヘ 水受け部と吐水口が一体の構造であり、かつ、水受け部の越流面と吐水口の間が分離されていることにより水の逆流を防止する構造の給水用具は、負圧破壊性能試験により流入側からマイナス54kpaの圧力を加えたとき、吐水口から水を引き込まないこと。
給水装置システム基準②

吐水口を有する給水装置が、次に掲げる基準に適合すること。

イ

呼び径が25㎜以下のものにあっては、別表第2の上欄に掲げる呼び径の区分に応じ、同表中欄に掲げる近接壁から吐水口の中心までの水平距離及び同表下欄に掲
げる越流面から吐水口の中心までの垂直距離が確保されていること。

ロ

呼び口径が25㎜を超えるものにあっては、別表第3上欄に掲げる区別に応じ、同表下欄に掲げる越流面から吐水口の最下端までの垂直距離が確保されていること。
2 事業活動に伴い、水を汚染するおそれのある場所に給水する給水装置は、第1項第2号に規定する垂直距離及び水平距離を確保し、当該場所の水管その他の設備と当該給水装置を分離すること等により、適切な逆流防止のための措置が講じられているものでなければならない。
参考：（社）日本水道協会 水道施設設計指針

2012

3-7

給水装置設計施工指針
3 給水装置の構造及び材質並びに指定材料
表 3-4…「給水装置の構造及び材質の基準」（要約）の項目・基準別区分表

第 6、7 条

基準項目

性能基準

第6条

1 屋外で気温が著しく低下しやすい場所その他凍結のおそれのある場所に設定されている給水装置のうち減圧弁、逃し弁、逆止弁、空気弁及び電磁弁（以下「弁耐寒に関する基準類」という。）にあっては、耐久性能試験により10万回の開閉操作を繰り返し、かつ、耐寒性能試験により零下20度プラスマイナス2度の温度で1時間保持した後（施行令第6条第1項

通水したとき、それ以外の給水装置にあたっては、耐寒性能試験により零下20度

第5号該当基準）及び給水用具の耐圧性能基準）、第3条（水撃限界性能基準）及び第5条第1項（逆プラスマイナス2度の温度で1時間保持した後通水したとき、第1条第1項（給水管流防止性能基準）に規定する性能を有するものでなければならない。
給水装置システム基準
1 ただし、断熱材で被覆すること等により適切な凍結防止のための措置が講じられているものにあたっては、この限りではない。

参考：（社）日本水道協会 水道施設設計指針

2012

基準項目

性能基準

第7条

1 弁類（第6条の性能基準に該当するものを除く。）は、耐久性能試験により10耐久に関する基準（共 通 事 項）

万回の開閉操作を繰り返した後、第1条第1項（給水管及び給水用具の耐圧性能基準）、第3条（水撃限界性能基準）及び第5条第1項（逆流防止性能基準）に規定す
る性能を有するものでなければならない。

参考：（社）日本水道協会 水道施設設計指針

2012

3-8

給水装置設計施工指針
3 給水装置の構造及び材質並びに指定材料
７

第三者認証
給水装置の構造及び材質の基準への適合確認は、自己認証を基本とし、又は第三者認証
機関の証明によるものとする。この為、給水装置の構造及び材質の基準を満足する製品規格（日本工業規格・自己認証品・第三者認証品）に適合している製品のみ使用することができる。なお、認証を実施している第三者認証機関は、次のとおりである。
(1) 公益社団法人

日本水道協会( JWWA )(2) 一般財団法人

日本ガス機器検査協会( JIA )

(3) 一般財団法人

日本燃焼機器検査協会( JHIA )(4) 一般財団法人

電気安全環境研究所( JET )
※国土交通省給水装置データベース

８

給水管及び給水用具の指定材料並びに指定範囲(1) 給水装置工事のメーター一次側（配水管分岐部からメーターまで）の指定材料は表 3-5〜表 3-8 によるものとする。(※図 3-1 参照)(2) 共同住宅等 (二世帯住宅は含まない。) 各戸にメーターを設置する場合は、配水管分
岐部から第 1 止水栓及びメーター周りの給水材料並びに第 2 止水栓 (直結増圧式給水の場合) を指定材料とする。(※図 3-2 参照)(3) メーター以降 （共同住宅等 (二世帯住宅は含まない。) においては、第 1 止水栓以降(メーター周りを除く) ）に使用する給水管及び給水用具の使用材料は、施行令第 6 条に規定する給水装置の構造及び材質の基準による性能及びシステム基準適合品（日本
工業規格・自己認証品・第三者認証品）であること。
(4) 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓、メーター用バルブ、メー
ター及び継手を以て構成し、止水栓ボックス、メーターボックス等その他の付属用具を備え付けること。
指定材料の適用範囲（分岐〜メーター取付部）

指定材料の適用範囲外【構造材質基準適合品】【 メーター一次側 】
道路境界

乙止水栓（ボール式止水栓）Φ50㎜以下
ソフトシール仕切弁

Φ75㎜以上

メーター

M
第1

第2
丙止水栓（ボール式止水栓）Φ50㎜以下
ソフトシール仕切弁

Φ75㎜以上配水管
0.5ｍ程度境界付近かつ開閉が容易に行える場所

1.5m以内

図 3-1…メーター一次側指定材料の適用範囲
3-9

給水装置設計施工指針
3 給水装置の構造及び材質並びに指定材料
指定材料の適用範囲

指定材料の適用範囲外(メーター周りを除く)（分岐〜第1止水栓及びメーター周り並びに第2止水栓）【構造材質基準適合品】

道路境界

乙止水栓（ボール式止水栓）Φ50㎜以下
ソフトシール仕切弁

Φ75㎜以上増圧ポンプ(直結増圧式給水)

BP
第1

第2
乙止水栓（ボール式止水栓）Φ50㎜以下
ソフトシール仕切弁 Φ75㎜以上

配水管
0.5ｍ程度境界付近かつ開閉が容易に行える場所

図 3-2…共同住宅等各戸にメーターを設置する場合における一次側指定材料の適用範囲

９

越谷・松伏水道企業団 標準配管図(1) メーター口径 25 ㎜以下〜75 ㎜の標準配管図は図 3-3〜図 3-10 のとおりである。
(2) フレキシブル継手使用時の配管例を図 3-11〜図 3-15 に示す。

3-10

給水装置設計施工指針
3 給水装置の構造及び材質並びに指定材料

図 3-3…メーター口径 25 ㎜以下標準配管図（高密度ポリエチレン管）

図 3-4…メーター口径 25 ㎜以下標準配管図（波状ステンレス鋼管）
3-11

給水装置設計施工指針
3 給水装置の構造及び材質並びに指定材料

図 3-5…メーター口径 40 ㎜標準配管図（高密度ポリエチレン管）

図 3-6…メーター口径 40 ㎜標準配管図（波状ステンレス鋼管）
3-12

給水装置設計施工指針
3 給水装置の構造及び材質並びに指定材料

図 3-7…メーター口径 50 ㎜標準配管図（配水用ポリエチレン管）

図 3-8…メーター口径 50 ㎜標準配管図（波状ステンレス鋼管）
3-13

給水装置設計施工指針
3 給水装置の構造及び材質並びに指定材料

図 3-9…メーター口径 75 ㎜標準配管図（配水用ポリエチレン管）

図 3-10…メーター口径 75 ㎜標準配管図（ダクタイル鋳鉄管(伸縮離脱防止継手)）
3-14給水装置設計施工指針
3 給水装置の構造及び材質並びに指定材料

図 3-11…分岐口径 25 ㎜及び 50 ㎜ 共通配管例（フレキシブル継手×SUS316 直管）

図 3-12…分岐口径 25 ㎜及び 50 ㎜ 共通配管例（フレキシブル継手×伸縮可とう式継手）
3-15給水装置設計施工指針
3 給水装置の構造及び材質並びに指定材料

図 3-13…メーター口径 25 ㎜及び 50 ㎜ 共通配管例（フレキシブル継手）

図 3-14…メーター口径 40 ㎜ 配管例（フレキシブル継手）
3-16給水装置設計施工指針
3 給水装置の構造及び材質並びに指定材料

図 3-15…分岐口径 25 ㎜及び 50 ㎜ 共通配管例（フレキシブル継手×高密度ポリエチレン管）

3-17

給水装置設計施工指針
3 給水装置の構造及び材質並びに指定材料
10

活水器等及び電解水生成装置の設置
この項目は、企業団の給水区域内において設置される活水器、浄水器、整水器等（以下「活水器等」という。）及び電解水生成装置を水道法に基づく給水装置の一部として設置する場合の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 活水器等の設置基準
活水器等及び電解水生成装置の設置基準は、次の(ｱ)〜(ｷ)に掲げるとおりとする。
(ｱ) 活水器等及び電解水生成装置は、水道法施行令（昭和 32 年政令第 336 号）第 6 条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合したものであること。
(ｲ) 活水器等及び電解水生成装置の上流側直近に止水栓を設置すること。
(ｳ) 水質検査の実施、活水器等及び電解水生成装置の故障時における給水の確保を目的として、活水器等及び電解水生成装置の上流側に給水栓を設置すること。
(ｴ) 活水器等及び電解水生成装置は、水道メーターより 1 メートル以上下流側かつ水道メーターの計量及び維持管理に支障をきたさない位置に設置すること。
(ｵ) 直結増圧式給水方式を採用している共同住宅等に活水器等及び電解水生成装置を設置するときは、増圧給水設備より 1 メートル以上下流側かつ水道メーターの計量及び維持管理に支障をきたさない位置に設置すること。
(ｶ) 活水器等及び電解水生成装置の上流側に逆流防止弁を設置すること。ただし、活水器等及び電解水生成装置の本体に逆流防止性能を有している場合は、この限りでない。
(ｷ) 電解水生成装置は、原材料に水道水のみ又は水道水及び食塩のみを使用し、電解水を生成するものであること。
(2) 維持管理(ｱ) 活水器等及び電解水生成装置の所有者又は使用者は、製造業者等による定期的な保守点検等、当該機器を維持管理しなければならない。
(ｲ) 活水器等及び電解水生成装置に異常が生じたときは、速やかにその使用を中止し、適切な処置を施すものとする。
(3) 水質責任企業団の水質責任範囲は、活水器等及び電解水生成装置の上流側に設置した止水栓までとし、これより下流側は給水装置所有者の責任で管理するものとする。
(4) 衛生管理
活水器等及び電解水生成装置の使用者又は所有者は、活水器等及び電解水生成装置の設置に伴い家屋内等に給水される水の遊離残留塩素が除去されること等により、衛生上の問題が生じるおそれがあることから、給水される水の衛生管理に努めなければならない。
(5) その他(ｱ) 活水器等及び電解水生成装置を設置する場合は、製造業者等の損失水頭を考慮し、水利計算を行うものとする。
(ｲ) この項目に定めるもののほか必要な事項は、別に協議するものとする。

3-18

給水装置設計施工指針
3 給水装置の構造及び材質並びに指定材料
表 3-5…一次側指定材料Ⅰ（施行規則第 5 条第 4 項に定める指定材料）
部位

分岐材

規格

呼び径

社名

備考

水道用サドル付分水栓

材料名
JWWA

B 117

Φ 25

前澤給装工業㈱DIP・CIP・VP・SP型

水道用サドル付分水栓

JWWA

B 117

Φ 25

栗本商事㈱

DIP・CIP・VP・SP型

水道用サドル付分水栓

JWWA

B 117

Φ 25

㈱キッツ

DIP型・CIP型

水道用サドル付分水栓

JWWA

B 117

Φ 25

㈱光明製作所

DIP・VP・SP型 エポキシ樹脂粉体塗装

水道用サドル付分水栓

JWWA

B 117

Φ 25

㈱タブチ

DIP・CIP・VP・SP型

水道用サドル付分水栓

JWWA

B 117

Φ 25

㈱日邦バルブDIP・CIP・VP・SP型

水道用サドル付分水栓

JWWA

B 117

Φ 75 ~ Φ350 × Φ 50

前澤給装工業㈱DIP型

水道用サドル付分水栓

JWWA

B 117

Φ 75 ~ Φ150 × Φ 50

前澤給装工業㈱VP型

水道用サドル付分水栓

JWWA

B 117

Φ 75 ~ Φ350 × Φ 50㈱日邦バルブ

DIP型

水道用サドル付分水栓

JWWA

B 117

Φ 75 ~ Φ150 × Φ 50㈱日邦バルブ

VP型

水道用サドル付分水栓

JWWA

B 117

Φ 75 ~ Φ350 × Φ 50

㈱タブチ

DIP型

水道用サドル付分水栓

JWWA

B 117

Φ 75 ~ Φ200 × Φ 50

㈱タブチ

VP型

水道用サドル付分水栓

JWWA

B 117

Φ 75 ~ Φ350 × Φ 50

㈱キッツ

DIP型

水道用サドル付分水栓

JWWA

B 117

Φ 75 ~ Φ150 × Φ 50

㈱キッツ

VP型

Φ 50〜

大成機工㈱

三割り, エポキシ樹脂粉体塗装, ヤノT字管S型

不断水割T字管(社)日本水道協会検査品

不断水割T字管(社)日本水道協会検査品

鋳鉄管用耐震型不断水割T字管(社)日本水道協会検査品

鋳鉄管用耐震型不断水割T字管
水道用波状ステンレス鋼管 (J-4)
水道用波状ステンレス鋼管 (J-4)(社)日本水道協会検査品(社)日本水道協会検査品
認証登録番号

管 B-6(社)日本水道協会検査品

波状管

水道用波状ステンレス鋼管 (F-4)(分岐用)

水道用波状ステンレス鋼管 (F-4)

認証登録番号

管 B-6

水道用波状ステンレス鋼管 (J-7)

認証登録番号

管 B-6

水道用波状ステンレス鋼管 (J-7)
水道用波状ステンレス鋼管

認証登録番号

特管 J-2

水道用波状ステンレス鋼管

認証登録番号

特管 J-20

水道用波状ステンレス鋼管 (B-1)
波状管
(推進用)

水道用波状ステンレス鋼管 (B-1)
水道用波状ステンレス鋼管 (B-2)
水道用波状ステンレス鋼管 (B-3)
水道用波状ステンレス鋼管 (B-3)
水道用波状ステンレス鋼管 (M-1)

波状管(メーター用)Φ75 ~ Φ300×Φ75 ~ Φ150

Φ75 ~ Φ350×Φ75 ~ Φ150
Φ75 ~ Φ200×Φ75 ~ Φ150

コスモ工機㈱大成機工㈱コスモ工機㈱NS挿口・ K挿口 (ロックバルブ)
NS受口 (耐震Ⅱ型), エポキシ樹脂粉体塗装

Φ 25㈱昭和螺旋管製作所

SUS316, 4,000L

Φ 25㈱テクノフレックス

SUS316, 4,000L

Φ 50㈱昭和螺旋管製作所

SUS316, 4,000L, 端部:フランジ

Φ 50㈱テクノフレックス

SUS316, 4,000L, 端部:フランジ
SUS316, 4,000L, 端部:上水ねじナット

Φ 50㈱テクノフレックス

Φ 50㈱昭和螺旋管製作所

SUS316, 4,000L, 端部:上水ねじナット

Φ 20㈱テクノフレックス

SUS316, 4,000L, JWWA G 119 適合品

Φ 20㈱昭和螺旋管製作所

SUS316, 4,000L, JWWA G 119 適合品

Φ 25㈱昭和螺旋管製作所

SUS316, 3,000L

G-3

Φ 25

㈱テクノフレックス

SUS316, 3,000L(社)日本水道協会検査品

Φ 40㈱昭和螺旋管製作所

SUS316, 3,000L
SUS316, 3,000L(社)日本水道協会検査品
認証登録番号(社)日本水道協会検査品

Φ 50㈱昭和螺旋管製作所

G-5

Φ 50

㈱テクノフレックス

SUS316, 3,000L(社)日本水道協会検査品

Φ 25㈱昭和螺旋管製作所

SUS316, 1,000L, 金門ねじナット
SUS316, 1,000L, 金門ねじナット

認証登録番号

G-3

Φ 25㈱テクノフレックス

G-3

Φ 25

㈱テクノフレックス

SUS316, 1,000L, 上水ねじナット

水道用波状ステンレス鋼管 (MJ-1)(社)日本水道協会検査品

Φ 25㈱昭和螺旋管製作所

SUS316, 1,000L, 上水ねじナット

水道用波状ステンレス鋼管 (M-2)(社)日本水道協会検査品

Φ 40㈱昭和螺旋管製作所

SUS316, 1,000L

水道用波状ステンレス鋼管 (M-3)(社)日本水道協会検査品

Φ 50㈱昭和螺旋管製作所

SUS316, 1,000L

水道用波状ステンレス鋼管 (M-4)(社)日本水道協会検査品

Φ 25㈱昭和螺旋管製作所

SUS316, 1,000L

水道用波状ステンレス鋼管 (SJ-1)(社)日本水道協会検査品

Φ 25㈱昭和螺旋管製作所

SUS316, 100L, 止水栓用シモク(社)日本水道協会検査品

Φ 25㈱昭和螺旋管製作所

SUS316, 500L, 止水栓用シモク

G-3

Φ 25

㈱テクノフレックス

SUS316, 500L, 止水栓用シモク

水道用波状ステンレス鋼管 (SJ-3)(社)日本水道協会検査品

Φ 40㈱昭和螺旋管製作所

SUS316, 600L, 止水栓用シモク

水道用波状ステンレス鋼管 (SJ-4)(社)日本水道協会検査品

Φ 50㈱昭和螺旋管製作所

SUS316, 650L, 止水栓用シモク㈱テクノフレックス

SUS316, 650L, 止水栓用シモク

水道用波状ステンレス鋼管 (SJ-4)

認証登録番号

認証登録番号G-3

Φ 50

モルコジョイントソケット

JWWA

G 116

Φ 13 ~ Φ 50㈱ベンカン

SUS 316

雄アダプタ付ソケット

JWWA

G 116

Φ 13 ~ Φ 50㈱ベンカン

SUS 316

雌アダプタ付ソケット

JWWA

G 116

Φ 13 ~ Φ 50㈱ベンカン

SUS 316

JSジョイントソケット

JWWA

G 116

Φ 25 ~ Φ 50

オーエヌ工業㈱SUS 316

JSジョイント径違いソケット

JWWA

G 116

オーエヌ工業㈱SUS 316, 異径

モルコジョイントティー

JWWA

G 116

Φ 13〜50㈱ベンカン

SUS 316 チーズ

モルコジョイントティー

JWWA

G 116

Φ 20×13〜50×40㈱ベンカン

SUS 316 異径 チーズ

モルコジョイント

認証登録番号

G-547

Φ25×20,Φ40×20,Φ40×25,

Φ 40×Φ25、Φ50×Φ25、
Φ50×Φ40

Φ20,Φ25,Φ40,Φ50

シーケー金属㈱Φ50×20,Φ50×25,Φ50×40(SUS)

TⅡ-12, エポキシ樹脂粉体塗装

認証登録番号(止水栓用)式継手(塩ビ ･鋼管用)
NS形挿口/ﾍ ﾞﾝ ﾄﾞ ・K形挿口/ﾍﾞ ﾝﾄ ﾞ

認証登録番号

水道用波状ステンレス鋼管 (SJ-2)

伸縮可とう

二割り, エポキシ樹脂粉体塗装 (鋳鉄管用)

水道用波状ステンレス鋼管 (M-1)

水道用波状ステンレス鋼管 (SJ-2)(SUS)

Φ75 ~ Φ200×Φ50 ~ Φ150

水道用波状ステンレス鋼管 (MJ-1)

波状管

プレス式継手(社)日本水道協会検査品

Φ75 ~ Φ350×Φ50 ~ Φ150

SUS 316(S,L,T,ﾒｰﾀー用)※メーター用：Φ20，25

伸縮可とう式継手

認証登録番号

G-49

Φ20,Φ25,Φ40,Φ50

前澤給装工業㈱溝付仕様, SUS316, 焼付防止型,(S,L,T,ﾒ ｰﾀ ー用)

伸縮可とう式継手

認証登録番号

G-58

Φ20,Φ25,Φ40,Φ50㈱日邦バルブ

溝付仕様, SUS316, 焼付防止型,(S,L,T,ﾒ ｰﾀ ー用)

伸縮可とう式継手

認証登録番号

G-34

Φ20,Φ25,Φ40,Φ50㈱タブチ

溝付仕様, SUS316, 焼付防止型,(S,L,T,ﾒ ｰﾀ ー用)

伸縮可とう式継手

認証登録番号

G-244

Φ20,Φ25,Φ40,Φ50㈱キッツ

溝付仕様, SUS316, 焼付防止型,(S,L,T,ﾒ ｰﾀ ー用)

3-19

給水装置設計施工指針
3 給水装置の構造及び材質並びに指定材料
表 3-6…一次側指定材料Ⅱ（施行規則第 5 条第 4 項に定める指定材料）
部位

分岐材(HPPE)

HPPE管

材料名

規格

呼び径

社名

備考

EFプラグ付サドル

自己認証品

Φ 50 ~ Φ 150 × Φ 25

積水化学工業㈱Φ20 (外径27㎜), Φ25 (外径34㎜)

止水機構付EFサドル

自己認証品

Φ 50 ~ Φ 150 × Φ 25㈱クボタケミックスΦ20 (外径27㎜), Φ25 (外径34㎜)

EFサドル付分水栓(社)日本水道協会検査品

Φ 75 ~ Φ 150 × Φ 50

前澤給装工業㈱S2型 PTC K 13 規格適合品

EFサドル付分水栓(社)日本水道協会検査品

Φ 75 ~ Φ 150 × Φ 50㈱日邦バルブPTC K 13 規格適合品

EFサドル付分水栓(社)日本水道協会検査品

Φ 75 ~ Φ 150 × Φ 50

積水化学工業㈱PTC K 13 規格適合品

不断水割T字管(社)日本水道協会検査品

Φ75 ~ Φ150×Φ75 ~ Φ150

大成機工㈱

内外面：エポキシ樹脂粉体塗装, ポリ管用
二割り, エポキシ樹脂粉体塗装 (ポリ管用)

不断水割T字管(社)日本水道協会検査品

Φ75 ~ Φ150×Φ75 ~ Φ150

コスモ工機㈱

鋳鉄管用耐震型不断水割T字管(社)日本水道協会検査品

Φ75 ~ Φ300×Φ50 ~ Φ100

大成機工㈱PE挿口 (TⅡ-12)

鋳鉄管用耐震型不断水割T字管(社)日本水道協会検査品

Φ75 ~ Φ350×Φ75 ~ Φ150

コスモ工機㈱ポリ挿口 (ロックバルブ)

水道用高密度ポリエチレン管

自己認証品

Φ 20, Φ 25

積水化学工業㈱PWA 001 Φ20 (外径27㎜), Φ25 (外径34㎜)

水道用高密度ポリエチレン管

自己認証品

Φ 20, Φ 25㈱クボタケミックス

JP K 001 Φ20 (外径27㎜), Φ25 (外径34㎜)
PTC K 03

水道配水用ポリエチレン管

JWWA

K 144

Φ50,Φ75,Φ100,Φ150

積水化学工業㈱

水道配水用ポリエチレン管

JWWA

K 144

Φ50,Φ75,Φ100,Φ150㈱クボタケミックス

PTC K 03

Φ 20, Φ 25

積水化学工業㈱PWA 002 Φ20 (外径27㎜), Φ25 (外径34㎜) 適合品

自己認証品

水道用高密度ポリエチレン管継手

自己認証品

水道用高密度ポリエチレン管継手
HPPE管継手

HPPE管継手(変換用)

Φ 20, Φ 25㈱クボタケミックス

JP K 011 Φ20 (外径27㎜), Φ25 (外径34㎜) 適合品

水道配水用ポリエチレン管継手

JWWA

K 145

Φ50,Φ75,Φ100,Φ150

積水化学工業㈱HPPE:JWWA適合品

水道配水用ポリエチレン管継手

JWWA

K 145

Φ50,Φ75,Φ100,Φ150㈱クボタケミックス

HPPE:JWWA適合品

EF変換継手 メーター用

認証登録番号

G-536

Φ 50

前澤給装工業㈱PTC B 24規格適合品, HPPE:JWWA適合品

HI伸縮継手 HPPE挿口付

認証登録番号

E-450

Φ 25, Φ 50

前澤給装工業㈱HI×HPPE (Φ25:外径34㎜, Φ50:JWWA)

水道用ボール式止水栓

認証登録番号

E-450

Φ13,Φ20,Φ25,Φ40,Φ50

前澤給装工業㈱乙止水栓, 平行おねじ (上水)

水道用ボール式止水栓

認証登録番号

E-166

Φ13, Φ20, Φ25㈱光明製作所

乙止水栓, 平行おねじ (上水)

水道用ボール式止水栓

認証登録番号

E-208

Φ13,Φ20,Φ25,Φ40,Φ50

栗本商事㈱乙止水栓, 平行おねじ (上水)

水道用ボール式止水栓

認証登録番号

E-1

Φ13,Φ20,Φ25,Φ40,Φ50㈱キッツ

乙止水栓, 平行おねじ (上水)

水道用ボール式止水栓

認証登録番号

E-22

Φ13,Φ20,Φ25,Φ40,Φ50㈱タブチ

乙止水栓, 平行おねじ (上水)

水道用ボール式止水栓

認証登録番号

E-468

Φ13,Φ20,Φ25,Φ40,Φ50㈱日邦バルブ乙止水栓, 平行おねじ (上水)

水道用ボール止水栓 伸縮可とう式継手一体型

認証登録番号

E-548

Φ20,Φ25,Φ40,Φ50㈱タブチ

乙止水栓, 溝付仕様, SUS316, 焼付防止型

水道用ボール止水栓 伸縮可とう式継手一体型

認証登録番号

E-43

Φ20,Φ25,Φ40,Φ50

前澤給装工業㈱乙止水栓, 溝付仕様, SUS316, 焼付防止型

Φ 13 ~ Φ 40

前澤給装工業㈱

丙止水栓
丙止水栓, 蝶形ハンドル

水道用伸縮形ボール止水栓

自己認証品

ボール式

水道用伸縮形ボール止水栓

認証登録番号

E-166

Φ 13 ~ Φ 25㈱光明製作所

止水栓

水道用伸縮形ボール止水栓

認証登録番号

Ｅ-226

Φ 20 ~ Φ 25

栗本商事㈱

丙止水栓, 蝶形ハンドル

水道用伸縮形ボール止水栓

認証登録番号

E-1

Φ 13 ~ Φ 25㈱キッツ

丙止水栓, 平行おねじ(上水), 蝶形BCハンドル

水道用伸縮形ボール止水栓

自己認証品

Φ 13 ~ Φ 25

㈱タブチ

丙止水栓

水道用伸縮形ボール止水栓

認証登録番号

E-468

Φ 13 ~ Φ 40㈱日邦バルブ

丙止水栓

逆支弁ボール止水栓 伸縮形

認証登録番号

E-226

Φ 20 ~ Φ 25

栗本商事㈱

丙止水栓

Φ 13 ~ Φ 25

前澤給装工業㈱

丙止水栓
丙止水栓, 平行おねじ(上水) × 金門ねじナット

逆支弁ボール止水栓 伸縮形

自己認証品

水道用ボール伸縮止水栓

認証登録番号

E-450

Φ 40

前澤給装工業㈱

水道用ボール伸縮止水栓

認証登録番号

E-468

Φ 40

㈱日邦バルブ

丙止水栓, 平行おねじ(上水) × 金門ねじナット

水道用ボール伸縮止水栓

認証登録番号

E-450

Φ 50

前澤給装工業㈱【丙】JWWA B 108準拠,平行おねじ(上水) × ﾌﾗﾝｼﾞ

水道用ボール伸縮止水栓

認証登録番号

E-468

Φ 50

㈱日邦バルブ【丙】JWWA B 108準拠,平行おねじ(上水) × ﾌﾗﾝｼﾞ

プレインゲート

認証登録番号

E-450

Φ 50

前澤給装工業㈱【丙】ﾌﾟﾚｲﾝｹﾞｰﾄ両ﾌﾗﾝｼﾞ付, JIS10K, 丸ﾊﾝﾄﾞﾙ

水道用ボール式止水栓 HPPE挿口

認証登録番号

E-450

Φ 25

前澤給装工業㈱【乙】HPPE × HPPE (HPPE:外径34㎜)

水道用ボール式止水栓 HPPE挿口

認証登録番号

E-450

Φ 50

前澤給装工業㈱【乙】HPPE × HPPE (HPPE:JWWA)(HPPE)

水道用ボール式止水栓 HPPE挿口

認証登録番号

E-468

Φ 20, Φ 25㈱日邦バルブ【乙】HPPE × HPPE (HPPE:外径27,34㎜)

水道用ボール式止水栓 HPPE挿口

認証登録番号

E-468

Φ 50

㈱日邦バルブ【乙】HPPE × HPPE (HPPE:JWWA)

ｿﾌﾄｼｰﾙ

水道用ソフトシール仕切弁 HPPE挿口(社)日本水道協会検査品

Φ 75, Φ100, Φ150㈱清水合金製作所【乙】HPPE × HPPE (HPPE:JWWA)

仕切弁

水道用ソフトシール仕切弁 HPPE挿口(社)日本水道協会検査品

Φ 75, Φ100, Φ150㈱清水合金製作所【丙】フランジ(7.5K) × HPPE (HPPE:JWWA)

水道用ソフトシール仕切弁 HPPE挿口(社)日本水道協会検査品

Φ 75, Φ100, Φ150

前澤工業㈱【乙】HPPE × HPPE (HPPE:JWWA)

VC短管1号(社)日本水道協会検査品

Φ50,Φ75,Φ100,Φ150

大成機工㈱フッ素樹脂コーティング

G-203

Φ 25, Φ 50

前澤給装工業㈱色調:黒 絶縁袋ナット × SUS316直管 (800L, 1,000L)

ゲート式止水栓

ボール式
止水栓(HPPE)
鋳鉄継手

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継

フレキシブル継手 (分岐用)

認証登録番号

フレキシブル継手 (分岐用)

認証登録番号

G-3

Φ 25, Φ 50㈱テクノフレックス

色調:黒 絶縁袋ナット × SUS316直管 (800L, 1,000L)

フレキシブル継手 (分岐用)

認証登録番号

G-204

Φ 25, Φ 50

前澤給装工業㈱色調:黒 絶縁袋ナット × 伸縮可とう式 (800L, 1,000L)

フレキシブル継手 (分岐用)

認証登録番号

G-4

Φ 25, Φ 50㈱テクノフレックス

色調:黒 絶縁袋ナット × 伸縮可とう式 (800L, 1,000L)

フレキシブル継手 (分岐用)

認証登録番号

G-483

Φ 25, Φ 50㈱日邦バルブ

色調:黒 絶縁袋ナット × 伸縮可とう式 (800L, 1,000L)

フレキシブル継手 (メーターセット用)

認証登録番号

G-203

Φ13,Φ20,Φ25,Φ40,Φ50

前澤給装工業㈱フレキシブル継手 (メーターセット用)

認証登録番号

G-203

Φ 20, Φ 25, Φ 50

前澤給装工業㈱フレキシブル継手 (メーターセット用)

認証登録番号

G-3

Φ13,Φ20,Φ25,Φ40,Φ50㈱テクノフレックス

フレキシブル継手 (メーターセット用)

認証登録番号

G-3

Φ 20, Φ 25, Φ 50㈱テクノフレックス

手

色調:黒,青, 両端絶縁上水袋ﾅｯﾄ(800L,1,000L,1,500L), ﾒﾀﾙﾊﾟｯｷﾝ付
色調:黒,青, 絶縁袋ナット×HPPE挿口付(800L,1,000L,1,500L), ﾒﾀﾙﾊﾟｯｷﾝ付
色調:黒,青, 両端絶縁上水袋ﾅｯﾄ(800L,1,000L,1,500L), ﾒﾀﾙﾊﾟｯｷﾝ付
色調:黒,青, 絶縁袋ナット×HPPE挿口付(800L,1,000L,1,500L), ﾒﾀﾙﾊﾟｯｷﾝ付

3-20

給水装置設計施工指針
3 給水装置の構造及び材質並びに指定材料
表 3-7…一次側指定材料Ⅲ（施行規則第 5 条第 4 項に定める指定材料）
部位

呼び径

社名

備考

埋設型メーターセット

認証登録番号

M-232

Φ13, Φ20, Φ 25

前澤給装工業㈱樹脂蓋 (耐寒仕様)

埋設型

埋設型メーターセット

認証登録番号

M-232

Φ13, Φ20, Φ 25

前澤給装工業㈱鋳鉄蓋 (耐寒仕様)

ﾒｰﾀｰｾｯﾄ

埋設型メーターセット

認証登録番号

M-244

Φ13, Φ20, Φ 25㈱日邦バルブ

樹脂蓋 (耐寒仕様)

埋設型メーターセット

認証登録番号

M-244

Φ13, Φ20, Φ 25㈱日邦バルブ

鋳鉄蓋 (耐寒仕様)

水道用逆流防止弁認証登録番号

F-108

Φ13,Φ20,Φ25,Φ40

前澤給装工業㈱リフト式 (金門ねじナット×平行おねじ(上水))

水道用逆流防止弁認証登録番号

F-103

Φ13,Φ20,Φ25,Φ40㈱日邦バルブ

リフト式 (金門ねじナット×平行おねじ(上水))

水道用逆流防止弁認証登録番号

F-105

Φ 50

前澤給装工業㈱単式 (フランジ×平行おねじ(上水))

水道用逆流防止弁認証登録番号

F-102

Φ 50

㈱日邦バルブ

単式 (フランジ×平行おねじ(上水))

水道用逆流防止弁認証登録番号

F-22

Φ 75

前澤給装工業㈱単式 (両フランジ7.5K)

水道用逆流防止弁認証登録番号

F-102

Φ 75

㈱日邦バルブ

単式 (両フランジ7.5K)

逆流防止弁

HI管

HI伸縮継手(分止水栓用)(メーター用)HI継手

材料名

水道用逆流防止弁(社)日本水道協会検査品

Φ 75, Φ100, Φ150㈱清水合金製作所

スイング式 (両フランジ7.5K)

水道用逆流防止弁(社)日本水道協会検査品

Φ 75, Φ100, Φ150

前澤工業㈱スイング式 (両フランジ7.5K)
単式逆止弁Ⅱ形, 金門ねじ

水道用逆流防止弁認証登録番号

F-68

Φ 13 ~ Φ 25㈱キッツ

逆止弁付メーター用伸縮継手

認証登録番号

F-105

Φ 13 ~ Φ 25

前澤給装工業㈱金門ねじ

水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管JIS

K 6742

Φ 13 ~ Φ 150

前澤化成工業㈱4,000L (既設使用材料)

水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管JIS

K 6742

Φ 13 ~ Φ 75

積水化学工業㈱4,000L (既設使用材料)

HI用伸縮継手 分水栓用

JWWA

G-269

Φ 13 ~ Φ 50㈱キッツ

平行ねじ (既設使用材料)

HI用伸縮継手 分水栓用

JWWA

G-198

Φ 13 ~ Φ 50

栗本商事㈱平行ねじ (既設使用材料)

HI伸縮継手(R型) 分止水栓用

認証登録番号

G-585

Φ 13 ~ Φ 50

前澤給装工業㈱平行ねじ (既設使用材料)

HI用伸縮継手 分止水栓用

認証登録番号

G-575

Φ 13 ~ Φ 50㈱日邦バルブ

平行ねじ (既設使用材料)

ビニル管用縮継手

認証登録番号

G-172

Φ 13 ~ Φ 50㈱光明製作所金門ねじ (既設使用材料)

HI用伸縮継手 メーター用

JWWA

G-269

Φ 13 ~ Φ 50㈱キッツ

金門ねじ (既設使用材料)

HI用伸縮継手 メーター用

JWWA

G-198

Φ 13 ~ Φ 50

栗本商事㈱金門ねじ (既設使用材料)

HI伸縮継手(R型) メーター用

認証登録番号

G-585

Φ 13 ~ Φ 40

前澤給装工業㈱金門ねじ (既設使用材料)（フリージョイントA形・分止水栓用）

HI用伸縮継手 メーター用

認証登録番号

G-575

Φ 13 ~ Φ 40㈱日邦バルブ

金門ねじ (既設使用材料)

フリージョイントA形・メーター用

認証登録番号

G-172

Φ 13 ~ Φ 40㈱光明製作所金門ねじ (既設使用材料)

水道用エスロンHI－TS継手 ユニオンソケット

JIS

K 6743

Φ 13 ~ Φ 50

積水化学工業㈱(既設使用材料)

水道用エスロンHI－TS継手（ソケット ）JIS

K 6743

Φ 13 ~ Φ 150

積水化学工業㈱(既設使用材料)

HI－TS継手 ソケット

JIS

K 6743

Φ 13 ~ Φ 150

前澤化成工業㈱(既設使用材料)

水道用エスロンHI－TS継手 径違いソケット

JIS

K 6743

Φ16×13~150×125

積水化学工業㈱(既設使用材料)

HI－TS異形継手 ソケット

JIS

K 6743

Φ16×13~150×100

前澤化成工業㈱(既設使用材料)

HI－TS継手 エルボ

JIS

K 6743

Φ 13 ~ Φ 200

前澤化成工業㈱(既設使用材料)

水道用エスロンHI－TS継手 エルボ

JIS

K 6743

Φ 13 ~ Φ 150

積水化学工業㈱(既設使用材料)

水道用エスロンHI－TS継手 径違いエルボ

JIS

K 6743

Φ20×13~25×20

積水化学工業㈱(既設使用材料)

HI－TS継手 チーズ

JIS

K 6743

Φ 13 ~ Φ 150

前澤化成工業㈱(既設使用材料)

水道用エスロンHI－TS継手 チーズ

JIS

K 6743

Φ 13 ~ Φ 150

積水化学工業㈱(既設使用材料)

水道用エスロンHI－TS継手 径違いチーズ

JIS

K 6743

Φ13×16〜150~125

積水化学工業㈱(既設使用材料)JIS

K 6743

Φ 13 ~ Φ 50

積水化学工業㈱(既設使用材料)JIS

K 6743

水道用エスロンHI－TS継手
インサートバルブソケット

HI－TS金属おねじ付バルブ用ソケット

止水栓ボックス

メーターボックス

規格Φ 13 ~ Φ 50

アロン化成㈱(既設使用材料)

止水栓ボックス越谷・松伏水道企業団 指定品

100×600, 150×600

前澤化成工業㈱FRP蓋

止水栓ボックス越谷・松伏水道企業団 指定品

100×600, 150×600

日之出水道機器㈱FRP蓋

止水栓ボックス越谷・松伏水道企業団 指定品

100×600, 150×600

栗本商事㈱

FRP蓋

MC止水栓ボックス

越谷・松伏水道企業団 指定品

100×600, 150×600

アロン化成㈱FRP蓋

止水栓筐

越谷・松伏水道企業団 指定品

250×1200

前澤化成工業㈱

ネジ式

止水栓筐

越谷・松伏水道企業団 指定品

250×1200

日之出水道機器㈱

ネジ式

止水栓筐

越谷・松伏水道企業団 指定品

250×1200

栗本商事㈱

ネジ式

メーターボックス

越谷・松伏水道企業団 指定品

Φ 25

前澤化成工業㈱

GFPP製蓋･鋳鉄製蓋･FRP蓋, Φ13〜25メーター対応

メーターボックス

越谷・松伏水道企業団 指定品

Φ 25

日之出水道機器㈱

GFPP製蓋･鋳鉄製蓋･FRP蓋, Φ13〜25メーター対応

メーターボックス

越谷・松伏水道企業団 指定品

Φ 25

栗本商事㈱

FRP蓋, Φ13〜25メーター対応

MCグリーンメーターボックス

越谷・松伏水道企業団 指定品

Φ 25

アロン化成㈱再生PET蓋, Φ13〜25メーター対応

MCメーターボックス

越谷・松伏水道企業団 指定品

Φ 40

アロン化成㈱FRP蓋

大型メーターボックス

越谷・松伏水道企業団 指定品

Φ 50 ~ Φ 100

日之出水道機器㈱鋳鉄蓋

大型メーターボックス

越谷・松伏水道企業団 指定品

Φ 50 ~ Φ 100

㈱トミス

鋳鉄蓋

大型メーターボックス

越谷・松伏水道企業団 指定品

Φ 50 ~ Φ 100

日本鋳鉄㈱

鋳鉄蓋

大型メーターボックス

越谷・松伏水道企業団 指定品

Φ 50, Φ 75, Φ 100

アクアインテック㈱鋼板製, FCD蓋, 耐荷重20KN, メーター口径Φ40~100㎜用

3-21

給水装置設計施工指針
3 給水装置の構造及び材質並びに指定材料
表 3-8…一次側指定材料Ⅳ（施行規則第 5 条第 4 項に定める指定材料）
部位

コア

材料名

規格

呼び径

社名

備考

密着コア

(社)日本水道協会検査品

Φ 25, Φ 50

前澤給装工業㈱

銅・ステンレス, サドル付分水栓用

密着コア(社)日本水道協会検査品

Φ 25, Φ 50㈱日邦バルブ

銅・ステンレス, サドル付分水栓用

密着コア(社)日本水道協会検査品

Φ 25, Φ 50㈱タブチ

銅, サドル付分水栓用

密着コア(社)日本水道協会検査品

Φ 25, Φ 50㈱キッツ

銅・ステンレス, サドル付分水栓用

銅ブッシュ(社)日本水道協会検査品

Φ 50

大成機工㈱

密着タイプ, 耐震割T･割T字管用

密着SUSコア(社)日本水道協会検査品

Φ 50

コスモ工機㈱密着タイプ, 耐震割T･割T字管用, CORE-MGS

SUSブッシュ(社)日本水道協会検査品

Φ 75, Φ100, Φ150

大成機工㈱

密着タイプ, 耐震割T･割T字管用

樹脂コア(社)日本水道協会検査品

Φ 75, Φ100, Φ150

コスモ工機㈱耐震割T･割T字管用, CORE-J

ブッシング

-

Φ 50 × Φ 40

前澤給装工業㈱Φ40㎜メーター接続用,50㎜平行外ねじ(上水)

ブッシング

-

Φ 50 × Φ 40㈱日邦バルブΦ40㎜メーター接続用,50㎜平行外ねじ(上水)

片落アダプター-Φ 50 × Φ 40

前澤給装工業㈱Φ40㎜フレキシブル継手接続用,40㎜平行外ねじ(上水)

片落アダプター-Φ 50 × Φ 40㈱日邦バルブΦ40㎜フレキシブル継手接続用,40㎜平行外ねじ(上水)Φ 50 × Φ 25、Φ40 × Φ25㈱日邦バルブ

片落アダプター

認証登録番号

G-576

水道用エスロンHI－TS釘手 キャップJIS

K 6743

Φ 13 ~ Φ 150

積水化学工業㈱(社)日本水道協会検査品

Φ 50 ~ Φ 150

大成機工㈱ポリスリーブ-Φ 13 ~ Φ 50

サンエス護謨工業㈱ポリスリーブ-Φ 13 ~ Φ 50

KOWA㈱1巻100ｍポリスリーブ

-

Φ 50

ヨツギ㈱

1巻60ｍ

表示シート

-

-

サンエス護謨工業㈱

1巻50ｍ

表示シート

-

-

平成ポリマー㈱

1巻50ｍ

表示シート

-

-

ヨツギ㈱

1巻50ｍ

表示シート

-

-

KOWA㈱

1巻50ｍ

表示杭

-

-

サンエス護謨工業㈱㈱ライト産業

上水合フランジ

その他

Φ25㎜フレ キシブル継手接続用
40･50㎜平行めねじ(上水), 25㎜平行おねじ(上水)(既設使用材料)

表示杭

-

-

年号テープ

-

-

KOWA㈱

1巻20ｍ

年号テープ

-

-

サンエス護謨工業㈱1巻20ｍ

3-22