QH-00-09-206
２０２４年７月

太陽電池モジュール
施工マニュアル

販売店・工事店様用もくじ
１ ． 架 台 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ p1
２ ． 太 陽 電 池 モ ジ ュ ー ル の 据 付 け ・ ・ ・ ・ p4

◆ 仕様 ◆
ツメ無し

太陽電池モジュール

軒先貫通

横置無し

YGO工 法縦桟対応設置工事をされる方へお願い■据付工事を始める前に据付工事説明書、施工マニュアルをよく読み、正しく安全に据付けてください。
■電気設備技術基準とその解釈に引用されているJIS C 8955（2017）に準拠した据付け強度を確保するため、据付工事説明書、施工マニュアルの据付方法を守ってください。
■据付工事は販売店・工事店さまが実施してください。（第２種電気工事士の資格必要）●据付工事は高所（２ｍ以上）作業で転落の恐れがあります。また、感電の恐れもあるため、「労働安全衛生規則」に従って施工してください。
●コーキング材を使用する場合、保護眼鏡、保護衣、保護手袋など適切な保護具を着用してください。
■太陽電池モジュール・パワーコンディショナー・接続箱は、他社製品と組合わせての据付けは行わないでください。
■取付け部材は、必ず付属品を使用してください。
■太陽電池モジュール１枚、同一系統の+・-コネクタをループさせないでください。
■建築強度については考慮されていないため、販売店様、施工店様にてご確認ください。

１．架台１）架台部材①縦桟M
品名① 縦桟M L-****

数量
1①55㎜
L60㎜

② 縦 桟 60角
品名
① 縦桟60角 L-****

数量
1①60㎜
L60㎜

③ 縦 桟 60× 100
品名① 縦桟60×100 L-****

数量
1①100㎜

L60㎜

1

④軒用押え金具カバーレスセット
品名① 端部押え金具**(ﾌﾞﾗｯｸ)② YGCLスペーサーH-** ※1(ﾌﾞﾗｯｸ)③ M8フランジナット(ﾌﾞﾗｯｸ)④ M8-**根角ボルト

数量1121※1 YGCLスペーサーは、太陽電池モジュールの厚さが31mm 32mm 36mm 37mmの時に使用します。

①②④③⑤中間押え金具セット
品名① 中間押え金具(ﾌﾞﾗｯｸ)② YGOモジュールスペーサー③ FLアース金具2④ M8フランジナット(ﾌﾞﾗｯｸ)⑤ M8-**根角ボルト(ﾌﾞﾗｯｸ)①数量11111②③④⑤⑥棟用押え金具セット
品名① 端部押え金具**(ﾌﾞﾗｯｸ)② YGCLスペーサーH-** ※1③ FLアース金具2④ M8フランジナット(ﾌﾞﾗｯｸ)⑤ M8-**根角ボルト(ﾌﾞﾗｯｸ)数量11111※1 YGCLスペーサーは、太陽電池モジュールの厚さが31mm 32mm 36mm 37mmの時に使用します。

①②③④⑤●拾い出しの関係上、据付けに必要のない部材が含まれている場合がございます。
●固定部材の色はブラック色となります。
●端部押え金具、中間押え金具の形状は図と異なる場合がございます。

2⑦ 縦 桟 キ ャ ッ プ Mセ ッ ト
品名① 縦桟キャップM② ステンBPナベ4-12数量
24(ﾌﾞﾗｯｸ)(ﾌﾞﾗｯｸ)①②⑧ 縦 桟 キ ャ ッ プ (60角 用 )セ ッ ト
数量
24品名① 縦桟キャップ(60角用) (ﾌﾞﾗｯｸ)(ﾌﾞﾗｯｸ)② ステンBPナベ4-12①②⑨ 縦 桟 キ ャ ッ プ 60× 100セ ッ ト
品名① 縦桟キャップ60×100② ステンBPナベ4-12数量
28①②3

２．太陽電池モジュールの据付け
１）縦桟の仮固定①支持部に縦桟を載せます。
② 縦 桟 の 端 部 か ら M8リ ボ ン ナ ッ ト を 入 れ 、 M8セ ム ス ボ ル ト で 固 定 し ま す 。
■M8リボンナット■M8リボンナット■縦桟■M8セムスボルト■支持部■M8セムスボルト■支持部＜ ル ー フ ブ リ ッ ジ の 場 合 (中 間 )＞支持部の形状は一例です。実際の製品とは異なる場合があります。

4２）縦桟の軒側の揃え①外側両端の縦桟の先端を軒と平行に揃えます。
②位置決め後、外側両端の縦桟の位置が動かないように仮締めします。
■水糸③外側以外の縦桟の先端を、外側の縦桟の先端に揃えて仮締めしてください。

注意

軒側先端が揃っていない場合、太陽電池モジュールを正しく取付けることができません。
■水糸３）縦桟の不陸調整■水糸①軒先を揃えた後、両端の縦桟の軒と棟側に水糸を張り、縦桟の不陸を調整します。縦桟の高さを揃えた後、縦桟を本締めします。
（ 締 付 け ト ル ク 4N･mで 締 付 け た 後 、ト ル ク レ ン チ で 6N･m± 0.5ま でまで締めます。）■縦桟※本締め後、ボルト締結部を油性ペンでマーキングします。

注■水糸意・ 不 陸 を 5mm以 内 に 抑 え て く だ さ い 。
・太陽電池モジュールのねじれが大きいと破損の原因となります。
■ドリルビス(現場調達部材)② 必 要 に 応 じ て ド リ ル ビ ス (現 場 調達 部 材 )を 縦 桟 に 打 ち 込 み ま す 。

※可能であれば細目をご用意ください。

支持部の形状は一例です。実際の製品とは異なる場合があります。

5４）架台アース■架台間アース（現場調達部材）①太陽電池モジュール架台より接続箱、地面へアース接続します。
（ⅰ）圧着端子（現場調達部材）をアース線（現場調達部材）に圧着ペンチにて取付けます。
（ⅱ）アース線の圧着端子をドリルビス（現場調達部材）で縦桟に打ち込み横方向の架台間アースを取ります。
この時、アース線は太陽電池モジュールと干渉しない部分に取り付けてください。

■地上接地(有資格者作業)(現場調達部材)■アース線（ⅲ）地上接地用のアース線（現場調達部材）を縦桟に取付けます。

注

意・Ｃ種またはＤ種接地工事が必要です。
・アースを取らないと感電の恐れがあります。
・アース工事は有資格者が行ってください。
■縦桟

お願い

■地上接地(有資格者作業)(現場調達部材)・アース線が弛んで屋根材に触れないようにしてください。

支持部の形状は一例です。実際の製品とは異なる場合があります。

6５ ） 1段 目 の 太 陽 電 池 モ ジ ュ ー ル の 据 付 け① 縦 桟 の 軒 先 よ り M8根 角 ボ ル ト を 差し 込 み 、 (YGCLス ペ ー サ ー )、 M8フ
ランジナットを入れて本締めします。

■縦桟■M8フランジナット■(YGCLスペーサー)■M8根角ボルト*太陽電池モジュールの厚さがイレギュラーな場合に使用します。

■M8根角ボルト■M8フランジナット■縦桟■M8フランジナット② 端 部 押 え 金 具 、 M8フ ラ ン ジ ナ ッ トを入れます。

■端部押え金具■M8フランジナット■端部押え金具■M8六角ボルト■太陽電池モジュール③太陽電池モジュールを端部押え金具の壁面に接触するまで入れます。

■端部押え金具■太陽電池モジュール■縦桟■端部押え金具

壁面■太陽電池モジュール■縦桟7■M8根角ボルト④ 縦 桟 の 棟 側 よ り M8根 角 ボ ル ト を 差し込み、太陽電池モジュールの上端付近までスライドさせます。
⑤ M8根 角 ボ ル ト に 、 FLア ー ス 金 具 2、YGOモ ジ ュ ー ル ス ペ ー サ ー を 差 し
込 み 、 YGOモ ジ ュ ー ル ス ペ ー サ ーの壁面が太陽電池モジュールに接触するまでスライドさせます。

■縦桟■YGOモジュールスペーサー■FLアース金具2※ FLア ー ス 金 具 2は 、 必 ず 太 陽 電 池 モジュールを持ち上げて縦桟との間に挟み込んでください。挟み込むことでアースが取れます。
■端部押え金具■太陽電池モジュール■FLアース金具2■YGOモジュールスペーサー■太陽電池モジュール⑥ M8フ ラ ン ジ ナ ッ ト を 本 締 め し ま す 。
（ 締 付 け ト ル ク 4N･mで 締 付 け た 後 、ト ル ク レ ン チ で 6N･m± 0.5ま でまで締めます。）※本締め後、ボルト締結部を油性ペンでマーキングします。
■M8フランジナット■端部押え金具■太陽電池モジュール■太陽電池モジュール■M8フランジナット■端部押え金具

8６）コネクタの接続とケーブルの処理①太陽電池モジュール同士のコネクタを接続します。

■太陽電池モジュール
■縦桟

■コネクタ

注意

・太陽電池モジュール同士のコネクタ接続が確実に行われている事を必ず確認してください。
・太陽電池モジュールと架台の間にケーブル、コネクタを挟まないでください。
(コ ネ ク タ に 衝 撃 や 荷 重 を 加 え る と 火 災 、 感 電 の 原 因 に な り ま す 。 )②縦桟の裏面にケーブルをあて、結束バンド等を使い留め付けます。
この際、結束バンド等でケーブルを傷付けないよう注意してください。

■結束バンド（現場調達部材）■縦桟■太陽電池モジュール
出力ケーブル７ ） 2段 目 以 降 の 太 陽 電 池 モ ジ ュ ー ル の 据 付 け① 太 陽 電 池 モ ジ ュ ー ル を YGOモ ジ ュー ル ス ペ ー サ ー の 後 に 置 き 、 YGO
モジュールスペーサーの壁面に接触させます。
■太陽電池モジュール■太陽電池モジュール
壁面■YGOモジュールスペーサー■YGOモジュールスペーサー

9■M8根角ボルト② 縦 桟 の 棟 側 よ り M8根 角 ボ ル ト を 差し込み、太陽電池モジュールの上端付近までスライドさせます。
③ M8根 角 ボ ル ト に 、 FLア ー ス 金 具 2、YGOモ ジ ュ ー ル ス ペ ー サ ー を 差 し込 み 、 YGOモ ジ ュ ー ル ス ペ ー サ ーの壁面が太陽電池モジュールに接触するまでスライドさせます。

■縦桟■YGOモジュールスペーサー■FLアース金具2※ FLア ー ス 金 具 2は 、 必 ず 太 陽 電 池 モジュールを持ち上げて縦桟との間に挟み込んでください。挟み込むことでアースが取れます。
■太陽電池モジュール■FLアース金具2■太陽電池モジュール■YGOモジュールスペーサー④ 太 陽 電 池 モ ジ ュ ー ル の 間 の M8根 角■太陽電池モジュール
ボ ル ト に 中 間 押 え 金 具 を 入 れ 、 M8
フ ラ ン ジ ナ ッ ト で 本 締 め し ま す 。 ■中間押え金具（ 締 め 付 け ト ル ク 4N･mで 締 め 付 け た
後 、 ト ル ク レ ン チ で 6N･m± 0.5まで締めます。）※本締め後、ボルト締結部を油性ペンでマーキングします。
■M8フランジナット■中間押え金具⑤ ６ ） ,７ ） の 手 順 を 繰 り 返 し 、 太 陽 電 池 モ ジ ュ ー ル を 据 付 け ま す 。

10８）最終段の太陽電池モジュールの据付け① 太 陽 電 池 モ ジ ュ ー ル を YGOモ ジ ュー ル ス ペ ー サ ー の 後 に 置 き 、 YGO
モジュールスペーサーの壁面に接触させます。
■太陽電池モジュール■太陽電池モジュール
壁面■YGOモジュールスペーサー■YGOモジュールスペーサー■M8根角ボルト■縦桟② 縦 桟 の 棟 側 よ り M8根 角 ボ ル ト を 差し込み、太陽電池モジュールの上端付近までスライドさせます。
■FLアース金具2③ M8根 角 ボ ル ト に FLア ー ス 金 具 2を入れ、太陽電池モジュールの最終段に挟み込みます。
※ FLア ー ス 金 具 2は 、 必 ず 太 陽 電 池 モジュールを持ち上げて縦桟との間に挟み込んでください。挟み込むことでアースが取れます。

■太陽電池モジュール■FLアース金具2■太陽電池モジュール

11

④ 太 陽 電 池 モ ジ ュ ー ル の 間 の M8根 角 ボ ル ト に 中 間 押 え 金 具 、 棟 側 の M8根 角
ボ ル ト に （ YGCLス ペ ー サ ー ） 、 端 部 押 え 金 具 を 入 れ 、 M8フ ラ ン ジ ナ ッ ト で本締めします。
（ 締 付 け ト ル ク 4N･mで 締 め 付 け た 後 、 ト ル ク レ ン チ で 6N･m± 0.5ま で 締 め ます。）※本締め後、ボルトを油性ペンでマーキングします。
この時、端部押え金具の押え面に直交する壁面と太陽電池モジュールの壁面が接触していることを確認してください。
■M8フランジナット■端部押え金具■(YGCLスペーサー)■M8フランジナット■中間押え金具■M8フランジナット■中間押え金具■M8フランジナット■端部押え金具※接触⑤６）と同様にコネクタの接続とケーブルの処理を行ってください。
■保護テープ■縦桟キャップ

９）縦桟キャップの取付け①縦桟キャップの保護テープを剥がし、縦桟の端部に取り付けます。
※保護テープが無い場合はそのまま取付けてください。
※ 縦 桟 キ ャ ッ プ は 、 物 件 ･仕 様 に よっては納品されないこともあります。

12■縦桟