レオナード・適温水補給ユニット

ＬＵＣＹ－２ 用
メンテナンス ガイド
ご使用中のユニットのメンテナンスについて、症状別にメンテナス方法をご案内いたします。
メ ン テ ナ ン ス に つ き ま し て 、 十 分 安 全 に 配 慮 し 行 っ て く だ さ い 。
また、

下記の点

は

特に注

意

して

作業を行って下さい。

ユニット用メンテナンスバルブを閉にして下さい。
ユニット内の残圧が残っていないか確認して下さい。
配管が高温になっている場合があります、ご注意ください。

⑦

ユニオン

⑥

ボール弁

⑤

温度計

④

ストレーナー

③

逆止弁

②

入口継手

①

ＲＡＤＡ ミキシングバルブ

符号

名称1

内部部品構造「ＲＡＤＡ ミキシングバルブ」主要部品は３点で構成されています。
①「サーモスタットアッセンブリー」は温水温度に感知し、給湯・給水の混合割合を制御する部品（ポートピラー＆スリーブアッセンブリ）を動かす部品です。
②「ポートピラー＆スリーブアッセンブリー」は、給湯と給水の混合割合を制御する部品です。
（上記アッセンブリーは、ピラーとスリーブの２点で構成されています。）「ポートピラー＆スリーブアッセンブリー」は表面にテフロンニッケルコーティングを施し、対摩耗性・摺動性に優れていますが、長年のご使用で「ピラー」と「スリーブ」の隙間が大きくなると混合割合を制御できなくなります、また「サーモスタットアッセンブリー」も損耗することは避けられません。
しかしこれらの部品を交換することにより「ＲＡＤＡ ミキシングバルブ」は初期の性能を回復することが出来ます。

2

日常点検

定期点検事項①

給湯圧力・給水圧力の確認

対処
ご使用条件から外れている場合は、調整してください。

☆定期的に点検ください。
ストレーナーにゴミ等が詰まっプラグを外し、中のスクリーンを清掃又は交換をしてください。ていないか？

②☆定期的に点検ください。

目次

 手順１・・・サーモスタットアッセンリー取り外し方法。
 手順２・・・サーモスタットアッセンブリー組立方法。
 手順３・・・最高温度設定方法。
 手順４・・・ポートピラー＆スリーブアッセンブリー確認方法。
 手順５・・・ポートピラー＆スリーブアッセンブリー交換方法。
 手順６・・・逆止弁作動確認の方法。

3

故障診断

症状別項目
①

温調ノブ部分から漏れがある。

②

温調ノブが動かない。

メンテナンス内容

参照手順

・漏れがある場合は、スピンドルシール交換が必

手順 1～3

要です。

（Ｐ5～Ｐ7）

サーモスタットアッセンブリーのスピンドルシール

手順 1～3の固着か内部部品の固着があります。

（Ｐ5～Ｐ7）・ストレーナーのつまりの確認をして下さい。
・供給条件を確認して下さい。
③

希望の温水温度が得られない。

・最高温度の再設定をして下さい。
・内部部品固着又は劣化の可能性があります。
内部部品の清掃又は交換して下さい。

④

希望の温水量が得られない。

・ストレーナーのつまりの確認をして下さい。

手順 1～5・供給条件を確認して下さい。

（Ｐ5～Ｐ9）・内部部品固着又は劣化の可能性があります。
内部部品の清掃又は交換して下さい。

温調ノブを右、左に動かして、温⑤

水温度を変えることが⑧・内部部品固着又は劣化の可能性があります。

出来ない。

内部部品の清掃又は交換して下さい。

給水側の配管が熱くなったり。

・逆止弁の逆流の可能性があります。

⑥⑦・ストレーナーのつまりの確認をして下さい。

給湯側の配管が冷たく

手順 6なっている。

（Ｐ10）

適温になるのに時間がかかる。

・逆止弁の逆流の可能性があります。

温 度 計 が 正 し い 温 度 を 示 さ な ・温度計を交換して下さいい。

4手順 １・サーモスタットアッセンブリー取り外し方法（サーモスタットアッセンブリー交換時・温調ハンドル付近からのもれ・温調ハンドルが動かない場合など）①コンシーリングキャップ（はめ込み式）を外して下さい。
②温調ハンドルビスを外し、温調ハンドルを取外して下さい。
（カバーと温調ハンドルの間にスプリングがあります。跳ねないように注意して下さい。）③カバービスを外しカバーを取り外して下さい。

④カバーからサーモスタットアッセンブリーを内側に押し出して外してください。
※スピンドル部から漏れている場合は下記の手順にてスピンドルシールを交換して下さい。
サーモスタットアッセンブリーのスピンドルシールを外し、新しいものと交換し下さい。
（この時カバーのスピンドルシール当たり面に汚れや腐食が無いかご確認ください。）※スピンドルシールには、シリコン製グリスを適量塗布してください。

5

手順 ２・サーモスタットアッセンブリーの組立方法（サーモスタットアッセンブリーのスピンドルシール交換・サーモスタットアッセンブリー交換時など）①カバーの内側からサーモスタットアッセンブリーを突き当たるまで押し込んでください。
（この時、スピンドルシール部にシリコングリスを適量塗布して下さい。）②古いカバーパッキンを残渣が残らないよう完全に取り除き、新しいパッキンに取付けてください。
サーモスタットの２か所の凸とポートピラー＆スリーブの 2 か所の凹みがはまる様にカバーをボディーに取り付けて下さい。
そして、カバービスを均等に締め付けて下さい。

6

手順 ３・最高温度設定方法（内部部品交換後の温度設定時又は最高温度再設定）※間違って温調ハンドルを高温側に操作しても高温が出ることがない温度です、通常運転の設定温度ではありません。
①スピンドルの切欠きにマイナスドライバーなどで、反時計方向に回した後、（低温側）温水を出して下さい。
②温水を出しながら必要な最高温度が得られるまでゆっくりと時計方向に回して下さい。

③温調ノブにスプリングをはめ込み、スピンドルが回らないように注意しながら、温調ノブの裏側にあるストッパー（でっぱり）とカバー側にあるストッパー（でっぱり）にぶつかって右に回らない位置で温調ノブを固定してください。
④その後何度か温調レバーを操作し適切な温度になっていることをご確認ください。

7

手順 ４
・ポートピラー＆スリーブアッセンブリー確認方法。
（温調ハンドルが動かない・希望する温水温度・温水量が得られない場合）

外側のﾘﾝｸﾞ状の部品（ポートスリーブ）を動かし確認して下さい。

①「手順 1」の通りカバーを取り外し「サーモスタットアッセンブリー」にスケールの付着や破損がないか確認して下さい、スケール付着がある場合は清掃もしくは交換をして下さい。
②ポートピラー＆スリーブアッセンブリーが軽く約１５度の範囲（ストッパーの範囲内）で動くことを確認して下さい、動きが悪い場合は柔らかい布で清掃してください。
それでも動きが悪い場合や、まったく動かない場合隙間が大きくなっている場合は交換して下さい。
正常品はほとんど「ガタつき」はありません。）

8

手順 ５・ポートピラー＆スリーブアッセンブリー交換方法。
①手順 1 の順序でカバーを外して下さい。
②ポートピラー＆スリーブアッセンブリーのスリーブ部を外して下さい。そしてピラービス（２か所）を外しピラー部外して下さい。ボデーとピラーの間にあるピラージョイントを新しいものと交換して下さい。
（この時古いピラージョイントの残渣が残らないように取り除いて下さい。）
スリーブ部③ボデー側にロケーティングピンと新しいピラー部裏側にある凹みに合わせてピラー部を差し込みピラービス（２か所）を均等に締めて下さい。

④スリーブ２か所の凹みが手前に来るようにピラー装着し約１５度の範囲で回転するか確認して下さい。
⑤「手順２・手順３」の順番で組立最高温度設定を行って下さい。

9

手順 ６・逆止弁の逆流確認方法。
①給湯・給水のボール弁を閉めユニット内の残圧を取り除いて下さい。
②ストレーナーのキャップを片側のみ外して下さい。
③温水出口のバルブを閉じて下さい。
④外したキャップの反対側のボール弁を少しずつ開けてください。
⑤全開にしても外したストレーナーから漏れ出さなければ、逆止弁機能は正常です。
⑥漏れ出した場合は、逆止弁が逆流しています。
新しい物と交換して下さい。

10

11