QH-00-09-533
２０２４年０２月
第２版

配線金具スマート 設置マニュアル
もくじ
１．安全のために必ず守ること
２．部材
３．設置条件４．施工方法設置工事をされる方へお願い●屋根材に穴を開ける作業になるため、据付工事を始める前に設置マニュアルをよくお読みになり、正しく安全に据え付けてください。
●据付工事は高所（２ｍ以上）作業で転落の恐れがあります。また、感電のおそれもあるため、「労働安全衛生規則」に従って施工してください。
●コーキング材を使用する場合、保護眼鏡、保護衣、保護手袋など適切な保護具を着用してください。
●取付けるための部材は必ず付属の部品を使用してください。

〒 444-1324

愛 知 県 高 浜 市 碧 海 町 二 丁 目 1番 地 13

TEL： (0566)52-6132

FAX： (0566)52-0711

１．安全のために必ず守ること●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。
業を誤った場合に、据付工事作業者または使用者が死亡や重症などに結警告 作びつく可能性があるもの。
注 意 作財 業な をど 誤の っ損 た害 場に 合結 にび 、つ 据く 付可 工能 事性 作が 業あ 者る まも たの は。 使 用 者 が 傷 害 ま た は 家 屋 ・ 家●図記号の意味は、次のとおりです。
禁 止

指示に従い必ず行う

取付金具、施工について警告
雨や霧、雪で屋根面が濡れている場合は施工しない。

工事部品は必ず付属品または当社指定品を使用し、説明書に従い確実に取付ける。

（落下すると死亡・大けがの原因となります）（雨漏りの原因となります）

太陽電池モジュールのバックシートに傷を付けない。

据付工事作業中は墜落制止用器具・腰袋・防護手袋を着用する。
落下防止用の足場を作る。

（火災・感電の原因となります）（落下事故防止、感電防止になります）
取付金具・木ネジ等は説明書に従い確実に取付ける。

コ ー キ ン グ を 行 う 際 は 保 護 眼 鏡 (有 機 溶 剤 対応 )、 保 護 衣 (長 袖 作 業 着 )、 保 護 手 袋 (不 浸 透性 、 耐 油 性 )な ど 適 切 な 保 護 具 を 着 用 す る 。

（落下飛散の原因となります）（健康障害の抑制となります）
配線工事途中の電線先端は必ず絶縁処理を行う。
（火災・感電の原因となります）

注意
太陽電池モジュールのバックシートに傷を付けない場所に取付ける。
（誤って太陽電池モジュールのバックシートを傷つけると、火災の原因となります）

工事中に屋根材を破損した場合は専門の屋根業者に補修を依頼する。
（雨漏りの原因となります）

部材・部品の取扱には十分に注意する。

1

２．部材
１）配線部材①配線金具セット
品名

数量① 配線金具
② 配線キャップ（防水シーラー付）③ ナベ小ネジM4×14（P付）④ 木ネジ5.0×60（W・P付）⑤ ツバ管⑥ プラシール⑦ 配線穴保護ブチル⑧ 変成シリコーンHM（ブラック）⑨ 型紙⑩ 設置マニュアル

1134111111①②④⑤③⑥⑦⑧⑨⑩設置マニュアル

2３．設置条件
１）屋根設置条件
屋根材
ルーフィングスレート（働き長さ180mm以上、厚さ4.5～6.0mm、スリットなし）
アスファルトルーフィング940(22kg以上)以上のルーフィング(ゴムアスファルト、改質アスファルト含む）平坦で凹凸が無いこと

野地板

9㎜以上の構造用合板

勾2.5寸以上～10寸以下

配※上記設置基準と屋根材メーカー設置基準のどちらも満たしていることを確認してください。
※屋根材メーカーが指定する方法で屋根材が葺かれていることを確認してください。
役物

２）役物との設置位置
配線金具は役物から離して設置してください。
【設置禁止エリア】

設置禁止エリア

軒 側 ： ス レ ー ト 2枚 分
棟 側 ： ス レ ー ト 2枚 分
妻 側 ： ス レ ー ト 1枚 分 （ カ ッ ト し て い な い も の ）
設置可能範囲設置禁止範囲182３）屋根材での設置位置
配線金具はスレートの設置可能範囲に設置してください。
【設置可能範囲】
ス レ ー ト の 端 か ら 50mm～ 405mm

50355

100405355

50405910［ 単 位 ： mm］

４）太陽電池モジュールとの設置位置
配線金具がジャンクションボックス、太陽電池モジュールフレーム、縦桟などと干渉しないように設置してください。

ジャンクションボックス

縦桟
太陽電池モジュールフレーム５）その他設置禁止条件

特殊な屋根。（反り屋根、むくり屋根、杉皮、土葺きなど）劣化している屋根。
苔などの付着物が付いている屋根。
バックアップ材（断熱材）が入っている屋根。
雨漏りの形跡のある野地板（下地材）、垂木。
設置条件以外の野地板（RCなど）
野地板間に隙間がある場合。
過度の煙、塵埃などがかかる場所。
火山灰による影響が強く懸念される地域。
温泉の成分が直接アレイに降り注ぐ場所。
海岸より飛散した海水が直接かかる地域。
亜熱帯海洋性気候に類似した地域。

3４．施工方法
１）配線金具の設置位置の確認①配線金具の設置位置の野地板裏面に垂木・屋内機器・ケーブル等が無いことを確認してください。

50mm以
上
50m
m以
上

② 配 線 金 具 は ス レ ー ト の 境 目 か ら 50mm以上離した範囲の中で配置してください。

注

意

50mm以
上

指定寸法は厳守願います。スレートの割■設置可能範囲れ及び雨漏りの原因となります。

２）配線金具の設置①付属の型紙を使い、マーキングします。
この際、型紙が動かないように穴位置の中心、配線金具の外周をマーキングします。
型紙は、金具形状に切り取ると作業が行いやすくなります。
■型紙■ ホ ー ル ソ ー φ 45

②マーキングした位置に、ホールソー(φ 45mm)と コ ン ク リ ー ト ド リ ル(φ 6.5mm)を 使 用 し て 、 ス レ ー ト を加工します。
この際、ホールソーは野地板も貫通します。

配線穴

ネジ穴はスレートのみ加工を行い、野地板には穴加工しないでください。
木ネジが効かなくなります。

注意ネ ジ 穴 φ 6.5

ホールソーは必ずφ45ｍｍのものを使用してください。

※ドリルストッパーの使用例

指定サイズ以外のもので加工を行うと、a（スレートの厚み2枚分+刃先分）雨漏りの原因となります。

4

締付け

■電動ドライバー③加工時に出た切り粉は必ず集塵機等で除去してください。

■集塵機
■スレート

④配線穴保護ブチルの剥離紙を片面のみ剥がします。
■配線穴保護ブチル■内側剥離紙■配線穴保護ブチル
■剥離紙

注10mm

意

剥離紙が残った場合は、防水性が損なわれ雨漏りの原因となります。

⑤ 配 線 穴 保 護 ブ チ ル を 屋 根 材 か ら 10mm程度出して、剥離紙を剥がした方を■重なり部分のブチル切り取り外側にし、右図のように配線穴に巻き貼り付けます。

ＰＯＩＮＴ

3m

m

⑥配線穴保護ブチルの重なり部分を3mm程 度 残 し 、 残 り を 切 り 取 り ま す 。
■ 右 (左 )下 45度 の位置から貼るツバ管の取り付け作業性が向上し、配線穴に対し偏りを低減することができます。

⑦配線穴保護ブチルを隙間なく貼り合
わ せ 、 先 程 10mm程 度 露 出 さ せ た 部 分を下図のようにカッターでクロスするように切ります。

■配線穴保護ブチル

注

意

金具に対し十字に切るのではなく、クロスするようにしてください。

5

⑧残っている剥離紙を剥がし、切った配線穴保護ブチルを広げ、屋根材、配線穴へしっかり密着させます。
ブチルの切れ目は、下図のようになじませてください。

注

意■配線穴保護ブチル

剥離紙が残った場合は、防水性が損なわれ雨漏りの原因となります。

⑨配線穴保護ブチルを施工した配線穴にツバ管を差し込みます。

⑩ツバ管からはみ出した配線穴保護ブチルを切り取ります。

注

意

配線穴保護ブチルを残した場合は、配線金具と干渉し、雨漏りの原因となります。

6

■ツバ管

⑪ コ ー キ ン グ ・ ノ ズ ル の 先 端 を 5mm程度カットします。
■ノズル5mm■コーキング・ノズル⑫全てのネジの下穴へコーキングを充填します。
ネジの下穴にコーキング・ノズルの先端を差し込みます。
この際、コーキング・ノズルの先端はスレート２枚分差し込んでください。
●コーキングの充填方法[第 一 段 階 ]野地板とスレート第２層の間にコーキングを充填します。
コーキングの充填量は一握りです。

[第 二 段 階 ]コーキング・ノズルを引き上げ、スレート第１層と第２層の間にコーキングを充填します。
コーキングの充填量は一握りです。

注

第２層■コーキング（１回目）[第 二 段 階 ]■コーキング（２回目）■コーキング（１回目）■コーキング

7■スレート[第 一 段 階 ]コーキングの注入量は、コーキング１回を一連の作業とし、二握り程度です。

第１層

■野地板

意

目に一握り、コーキング２回目に一握り■スレート⑬配線金具裏面のブチルの剥離紙を剥がします。

注

■配線金具

意

剥離紙が残った場合は、防水性が損なわれ雨漏りの原因となります。
■剥離紙⑭配線金具外周のマーキングに合わせ配線金具を屋根材へ貼り付けます。

⑮ 配 線 金 具 を 木 ネ ジ 5.0× 60(W・ P付 )で固定します。

注■ 木 ネ ジ 5.0× 60（ W・ P付 ）意

配線金具(ブチル)と屋根材が密着していることを確認してください。
配線金具(ブチル)が屋根材から浮いている場合、雨漏りの原因となります。

注

意

木ネジは締め過ぎないようにご注意ください。
締め付け目安は、ワッシャーが手で回転しない程度です。
■ワッシャー■プラスビット又はソケットビット■ワッシャー■パッキン

悪い■パッキン■配線金具

8良い悪い３）配線の差し込み①ＰＶケーブルを小屋裏へ通します。
１～３系統＋アース線（最大７本）※■ＰＶケーブルＰＶケーブルを並べる。

注

意ＰＶケーブルは、横に並べるように配線してください。
配線キャップが閉まらず、ＰＶケーブルの被覆部が痛む恐れがあります。
その結果、漏電、火災の原因となります。
※ツバ管挿入口からＰＶケーブルを並べることにより、４系統配線することも可能です。
ＰＶケーブル外径の目安：φ7mm程度
ＰＶケーブルにより外径など異なるため、事前にＰＶケーブルの納まりを確認してください。

②ＰＶケーブルを通した後、配線穴を■プラシールプラシールを使い止水します。
プラシールは金具からはみ出さないようにしてください。
■プラシールＰＯＩＮＴ
プラシールは筒の中にも入れてください。
(ⅰ )配 線 の 軒 ま た は 棟 側 を 埋 め る(ⅱ )配 線 の も う 片 側 を 埋 め る(ⅲ )残 り を 上 か ら 埋 め る※防水上、ケーブルとケーブルの間にもプラシールを埋めてください。

9４）配線キャップの取付け①配線を終えたら、配線キャップで蓋をします。
ナ ベ 小 ネ ジ M4× 14(P付 )で 締 め 付 けます。

■ ナ ベ 小 ネ ジ M4× 14(P付 )■配線キャップ

注意

ナベ小ネジM4×14(P付)は電動工具を使用せず、手締めしてください。

５）金具外周のコーキング①ネジを締め終えたら、配線金具の外周 (軒 側 を 除 く )を コ ー キ ン グ し ま す 。

■コーキング■コーキング

注意

配線金具の軒側は、侵入した雨水が排水②コーキング用ヘラを使用して配線金具と屋根材に隙間ができないように整えます。

できるように、コーキングを行わないでください。

■ヘラ

ＮＧＯＫ

■隙間

※木ネジを空転させた場合木ネジが空転し、配線金具が屋根材と密着せずに浮いていますと雨漏りの原因となります。
空転した木ネジに対し、小屋裏から補助板(構造用合板12mm等)をあてがい、木ネジを再度固定し、配線金具と屋根材が密着するように対処してください。

10