1レオナード
ホース洗浄用（湯・水混合）ユニット
ＴＸＵ/ＴＸＳＵ-３２０－ＨＳＵ型
取扱い説明書■ 概要
ホース洗浄用ユニットＴＸＵ/ＴＸＳＵ３２０－ＨＳＵは給湯と給水を混合して適温水を作り工場の床や機械のホース洗浄を行う温水混合ユニットです。
３２０はホース先端にウォータースプレーガンを取付ける事ができます。
※蒸気と給水の混合用ではありません。（別途お問い合わせください。）

■各部名称

⑨ボール弁

⑧

ホースステーション⑦

ホースニップル⑥

温度計⑤

ストレーナー④

逆止弁③タンデムボール弁②タンデム開閉レバー

①

ＲＡＤＡ

符号３２０ＣＦ

名称※各部名称図は、「TXSU」型の物です。

2■ 仕様TXU/TXSU-320―HSU
最大流量(L/min)

120

最小流量(L/min)

6

最大静止時圧力(MPa)1.0

最大使用差圧(MPa)0.56

最小使用差圧(MPa)0.01

給水/給湯圧力比

1：1(等圧)

最適温調範囲(℃)

30～50

最高給湯温度(℃)

85

最低給水温度(℃)

1

出湯温度と給湯、給水各々の必要温度差(℃)■流量
流量表をご参照下さい｡(流量表は給湯圧力､給水圧力が等しく､混合水温度が給湯温度と給水温度の中間程度の時の流量です。
給湯・給水圧力は、実際使用している時の圧力（作動時圧力）です。

15~35

3

■注意事項
・１日の使用時間は１～6 時間程度を標準使用時間としています。
・水道水又は飲料に可能な井戸水をご使用下さい。温泉水はご使用になれません。
・給湯、給水圧力は同圧でご使用下さい。
同圧でない場合、熱湯や冷水が吐出可能性があります。
・出湯温度と給湯、給水温度の差が 15℃以下になると温調特性が降下し始めます。

■ 設置方法・取付け中は、怪我や製品の破損のないように充分注意して下さい。
・ミキシングバルブユニットは、使用やメンテンスの行い易い場所に設置して下さい。
・メンテナンスの為に、仕切弁を適切な場所に必ず取付けて下さい。
・漏水の可能性がありますので、防水・排水の設備のある箇所に取付けて下さい。
・ミキシングバルブユニットを取り付ける前に配管のフラッシングを十分に行いゴミ等を取り除いて下さい。
・ミキシングバルブユニットを垂直に取付けて下さい。水平に取付けると温水温度が正しく制御できません。

4■ 取付け方法
・給湯・給水入口を確認して下さい。向かって左が給湯・右が給水です。
・逆接続をご希望な場合は、ご相談下さい。
・壁面又にホースステーションを固定して下さい。
・配管上適切な個所で配管の指示を行って下さい。
・配管を無理にユニットに接続された場合、漏れや・破損の原因になります。

■ 使用方法・給湯,給水が所定の圧力、温度で供給されているか確・認して下さい。
（給湯・給水が作動時に同じ圧力になるように調整して下さい。）
・ユニットの給水,給湯の元バルブ（ボールバルブ）を・開いて下さい。
・タンデムレバーを押し上げると、ミキシングバルブ
・で調温された温水が製造され、適温水が吐出します。
・スプレーガンをご使用の場合は、レバーを握って温水を吐出して下さい。
・温水（混合水）温度を上げるときにはミキシングバルブの温調ノブを反時計方向・（左回し）に、下げるときは時計方向（右回し）に回してください。
温水出口の温度計を見ながら行って下さい。
・ご使用後は、タンデムレバーを引き下げて下さい。
・スプレーガンをご使用の場合はレバーを引きホース内の残圧を抜いて下さい。

5■ 最高出湯温度の設定※最高出湯温度とは、間違って高温側いっぱいに温調ハンドルを操作しても使用範囲以上の高温にならない為の設定です。
・ミキシングバルブユニットに充分な給湯が行われているか、チェックして下さい。給湯温度は必要な出湯温度より少なくても１５℃高いことが必要です。

①温調ノブ固定ビスを付属の３ｍｍの六角レンチで外して、温調ノブを引き抜いて外して下さい。
②ハブを外して下さい。
（温調ノブについて外れる場合がありますので、温調ノブからハブを引き抜いて下さい。）。
③必要な最高出湯温度が得られるまでスピンドルをゆっくり回して下さい。
（時計方向で出湯温度は下がり、反時計方向で出湯温度は上がります。）
もし回しにくくなった場合それ以上回さないで下さい、内部部品の破損につながります。
④必要な最高出湯温度が得られましたら、カートリッジの表のストッパーにハブ裏側のスットパーが当たってそれ以上反時計方向に回らない位置でハブをスピンドルに差し込んで下さい。
⑤温調ノブのインジケーターが時計の９時の短針の位置に来るように温調ノブを再度取付けて下さい。

6■ メンテナンス・ミキシングバルブはフルカートリッジ式ですので、故障の場合はカートリッジを新替して頂くことになります。
＜サーモカートリッジ取り外し＞①ミキシングバルブへの給湯・給水を止め、出口を開いて中に残った水を出して下さい。
②３ｍｍの六角レンチを使って温調ノブ固定ネジを外し、温調ノブ、表示リング並びにハブを外して下さい。
③カートリッジアッセンブリーのボディーに固定している６本のネジを外して下さい。
④カートリッジの切り欠き部分（スロット）に適切な工具を使用しカートリッジをボディーから浮かせて下さい。
⑤カートリッジアッセンブリーをボディーから抜き出して下さい。

7＜サーモカートリッジ再組立＞①ミキシングバルブボディーの内側の表面は、カートリッジを新たに取り付ける前にきれいに清掃して下さい。スケール等の付着があれば取り除いて下さい。（注）バルブボディー内面は注意して清掃し、絶対に傷をつけないようにしてください。
②カートリッジの清掃は、スケール溶解剤は使用しないで下さい。
カートリッジそのもののメンテナンスは不可能です。分解しないで下さい。
③カートリッジの“Ｏ”リングには付属のシリコングリスを塗って下さい。
④ミキシングバルブの温水入口がどちらかを確認し、カートリッジの各々の入口にわせて下さい。
（注）カートリッジには“Ｈ”並びに“Ｃ”のマークが付いています。
“Ｈ”の方が給湯入口に“Ｃ”の方が給水入口になるようにして下さい。(上（上記図参照)⑤カートリッジガイドをボディーの溝に合わせてカートリッジの２本”Ｏリングが外れないように注意深くボディーに押し込んで下さい。
⑥６本のネジを締め付けて下さい。
⑦温度表示リングを取り付けて下さい。
⑧メンテナンスバルブを徐々に開けミキシングバルブに水を供給し漏れがないか確認して下さい。
⑨ハブを取り付ける際は、「最高出湯温度の設定」が必要です。「最高出湯温度の設定」の項を参照して下さい。
⑩温調ノブを取付け固定ネジで固定して下さい。

8＜逆止弁＞※温水出口でスプレーガンなどで開閉される場合は特に注意が必要です。
・逆止弁のシートに異物が付着したり、シートが破損した場合逆止弁は正常に働かなくなり、逆流を起こしてしまいます。
ミキシングバルブの給水側逆止弁の１次側が熱かったり、逆に給湯側逆止弁の１次側が冷たかったりする場合は逆流していると考えられます。
その場合は逆止弁のメンテナンスが必要です。
点検・メンテメンテは下記の方法で行って下さい。
●逆止弁逆流確認方法
1. 給湯、給水の元バルブ（ボールバルブ）を閉じて下さい。
2. タンデムレバーと出口を開けユニット内の残圧を取り除いて下さい。
3. 逆流が予測される側のストレーナーのキャップを外して下さい。
4. 出口を「閉」にして下さい。
5. タンデムレバーを押し上げ「開」にして下さい。
6. 3 でストレーナーキャップを取外した反対側の元バルブを少しずつ開けて下さい。外したキャップから「水もしく湯」が出なければ正常です
出てくれば逆流していますので交換が必要です。

9

バックプレート●逆止弁交換方法
1.給湯、給水の元バルブ（ボールバルブ）を閉じて下さい。
2.タンデムレバーと出口を開けユニット内の残圧を取り除いて下さい。
3. タンデムボール弁のユニオンナットを緩め、ミキシングバルブ本体側面にあるバックプレート用セットビ
スを緩めユニットを手前に引出取り外して下さい。
4. ハンドル・レバーナットをゆるめ、タンデムレバーを取外して下さい。
5.逆止弁を新しい物と交換して下さい。（※流れ方向にご注意ください。）
その時、給湯側・給水側双方のスピンドルの高さ・向きに注意して下さい。
左右の高さが同じになるようにねじ込み、双方のスピンドルを１直線に向き合う様にねじ込んで下さい。
6.ミキシングバルブをバックプレートに取付け、タンデムボール弁とユニオンの間に新しいユニオンパッキンを入れユニオンナットを締め付けて下さい。
ユニオンナットを締め付ける時に、タンデムボール弁が共回りする場合がありますので固定しながら締め付けて下さい。

レバーナット

ハンドル

タンデムレバー10＜タンデムボール弁ステムパッキンの交換＞
タンデムボール弁メンテンス時は、メンテナン
タンデムボール弁メンテンス時は、メンテナンスバルブを閉じスバルブを閉じユニット内の残圧を取り除いてから行って下さい。
タンデムボール弁のステム部分から漏れ始めた場合、ボンネットナットを漏れが止まる程度にゆっくりと増し締めして下さい。
この時、必要以上に締めすぎないで下さい。締めすぎた場合タンデムレバーの開閉が重くなります。
増し締めを行っても止まらない場合は下記の要領でステムパッキンの交換を行って下さい。
1.ハンドル・レバーナットをゆるめタンデム
ハンドル・レバーナットをゆるめタンデムレバーを取外して下さい。
2.ボンネットナットを外し、ステムを引き抜ボンネットナットを外し、ステムを引き抜いて下さい。
3.スラストワッシャーがボディー側に残る場合スラストワッシャーがボディー側に残る場合がありますので取り外してステムに取付てください。
3.ステムパッキンを新しいものと交換して下ステムパッキンを新しいものと交換して下さい。
4.ステムにスラストワッシャー・ステムパッキ
ステムにスラストワッシャー・ステムパッキ
ン・カラーをタンデムボール弁に取付けて下さい。その時ステム先端の凸とタンデムボールバルブ内部ボールの凹みにはまる様にセットして下さい。
5.ボンネットナットを軽く締めこんで下さい。
ボンネットナットを軽く締めこんで下さい。
6.タンデムレバー・レバーナット・ハンドルの順に組み立て下さい。
タンデムレバー・レバーナット・ハンドルの順に組み立て下さい。
ステムを確実に押し込んで、ボンネットナットを締めてから開閉確
ボンネットナットを締めてから開閉確認を行って認を行ってください。ステムが内部ボールの溝に十分に挿入されていない場合、ボールが破損する場合があります。

11＜タンデムボール弁の交換＞
タンデムボール弁メンテンス時は、メンテナンスバルブを閉じユニット内の残圧を取り除いてから行って下さい。
1.タンデムボール弁のユニオンナットを緩め
ミキシングバルブ本体をバックプレートセットビスを緩め、ユニットを取外してして下さい。（逆止弁交換方法参照）
2、ハンドル・レバーナットを緩め、タンデムレバーを取外して下さい。
3.タンデムボール弁を新しい物と交換して下さい。
4 その時、給湯側・給水側双方のスピンドルの高さ・向きに注意して下さい。
左右の高さが同じになるようにねじ込、双方のスピンドルが１直線に向き合う様にねじ込んで下さい。
5.ミキシングバルブをバックプレートに取付け、タンデムボール弁とユニオンの間に新しいユニオンパッキンえお取付け、ユニオンナットを締め付けて下さい。
ユニオンナットを締め付ける時に、タンデムボール弁が共回りする場合がありますので固定しながら締め付けて下さい。

レバーナット

ハンドル

タンデムレバー12■ スペアーパーツ■メンテナンスに関する連絡先
株式会社日本レオナード商会
大阪府豊中市浜 2 丁目 10-3
TEL : 06-6336-0321
フリーダイヤル : 0120-71-0321