C o m p u t e r A i d e d Ta n k M o n i t o r i n g S y s t e m

タンク自動監視システム

Customer-Oriented
System WithHigh Tech. Mechanism / Advanced Electronics / Wide Range Hardware / Flexible Soft wareとはマイクロコンピュータを中心とするエレクトロニクスの目ざまし

実績に裏付けられた構成機器群は、高い信頼性を備えるだけい発展の中で、 東京計装 は早くからタンク監視システムのコンでなく、タンクの仕様に応じた各種の液面計、温度計、システムのピュータ化に取組み、1980年に汎用小型コンピュータを使用し規模とオペレーションに対する豊富な受信計群、トータルFAシス

た高機能タンク監視システム CATAMS ー Computer Aided

テムの一翼を担う上位コンピュータとの通信機能、タンクゲージーを開発いたしました。
Tank Monitoring Systemーの段階的更新に便利な旧型発信器の受信ユニット、流量計等の以後、幸いにも多数のユーザー各位のご愛顧を得て、多くの実他機器の信号入力機能など、豊富な種類によってユーザー各位

績と技術ノウハウを蓄積するとともに、絶えず最新の技術の導入の巾広いニーズに適確に対応し、タンク群管理の合理化、省力をはかり、製品の改良とバリエーションの拡大に努め、システムの化、安全性向上に大きく貢献いたします。

機能とフレキシビリティを飛躍的に向上させてまいりました。の構成
CATAMSはタンクヤードの規模、オペレーション、管理方法な（4）その他の計器（4〜20mA信号）

どに応じてさまざまな構成が可能ですが、基本的にはつぎの機器

高圧タンクの圧力など、4〜20mA信号を出力する2線式計器によって構成されます。
なお各機器の詳細については個別資料をを発信器に接続し、信号をデジタル化して受信計に伝送することご覧下さい。

ができます。

（1）液面計（5）警報センサ

タンク内液の液面を高精度で計測します。方式はスプリングバ

レベルスイッチ、漏油検知器、ガス検知器など、接点出力を有ランスまたはサーボバランスの巻取式で、表1のような機種が選する各種のセンサを発信器に接続することにより、信号を受信計択できます。に伝送することができます。

（2）発信器（6）制御機器

液位を電気信号に変換するとともに、タンクに関連する各種の発信器に内蔵された液位警報出力、双方向形発信器のリレーデータを、デジタル信号により受信計に伝送します。データとして接点などを用いて、コントローラ、ポンプ、バルブなどを動作させは液位のほかに、温度、圧力（4〜20mA信号）、各種警報（液位上ることができます。

下限、漏油、ガス漏れなど）が伝送できます。
また、あらかじめ設定された液位において、警報用の接点信号を出力することができま（7）
タンクサイド受信計（DIR-110/DIR-110N形）

す。表2のような機種が用意されており、構造、機能のはかにワイ液面計の指示器以外の場所でタンクデータを見たいときに使ヤリング方式も選択可能です。一部の機種では、信号線を利用し用します。耐圧防爆形で、とくに液面計をタンクトップに取付けたて計器室から発信器に内蔵されたリレーのON/OFFができます

場合のタンクサイドでのデータ読取りに好適です。

（双方向形）。各発信器は耐圧防爆形容器に収納されており、専用のカップリングを用いて国内または海外の他社製液面計にも取（8）受信計付けることが可能です（実績多数）。
なをFW-9000N形は一体構

詳細な仕様はユーザーのご要望に合わせて選定いたします

造のため発信器が独立しておらず、 データ処理、伝送ユニットが、基本的には表4のように分類されます。CRT形受信計には、タとして筐体に内蔵されていますが、機能的には表2に示す発信器ンク監視用のソフトウエアが多数用意されており、これらの組合と同様です。

せと若干の修正により、ご希望のソフトウエアが容易に製作できます。

（3）温度計表3のような各種の温度計が用意されています。何れもセンサはPtの測温抵抗体で、発信器内の計測回路によりデジタル信号に変換されて受信計に伝送されます。平均温度の計測の場合、液位に応じた素子の選択も発信器内で自動的に行なわれます。

また、ハードウェア面では発信器の段階的な更新のための旧形発信器（他社製を含む）の受信ユニットや流量計などの他計器の信号入力ユニットがオプションで用意されています。

ATM/ATS 平均温度計

FW-9000N シリーズ
液面計

2C

2C

JB
圧力計
TS シリーズ
スポット温度計DIR-110/DIR110N
タンクサイド受信計

バルブ / 電磁弁等
ポンプ / モータ等
外部接点入力（リミットスイッチ等）

ATM/ATS 平均温度計

漏油検知器

スター形配線

FT-2000 シリーズ
サーボバランス液面計

2C

DM4N-1/DM4N-3 発信器

2C

FW-2200 シリーズ
ワイヤードラム液面計
DM4N-2発信器

TS シリーズ
スポット温度計

ポンプバルブ2C
バスライン形配線（双方向）
2C

レベルスイッチ

レベルコントローラ

DM4N-2 発信器

FT-1000 シリーズ
スプリングバランス液面計

マルチケーブル

他社製

液面計
温度計
発信器

JB

受信計
ON/OFF

DiR 形受信計（1:1 接続）

4〜20mA
Pt100Ω
IFX-20000

積算パルス

NMR-4000 形受信形

I/Fサブターミナル A
RS-232C
RS-485
LAN 等のシリアル通信

上位コンピュータ
または DCS

メインターミナルASCII
モドバス等

サブターミナル Bの特長
1. 豊富な構成機器の組合せにより、目的に最適のシステムがお選びいただけます。
メンテナンスが容易
2. 現場機器は、実績重視の高信頼設計で、です。
3. 受信計は、信頼性が高く、保守が容易な マルチCPUシステ
ム です。
4. CATAMSシステムはOSにWindowsを利用したCATAMSWindowsソフトがあります。
タンクデータ以外のデータを入力し、複合シス
5. 流量計など、テムを構成することができます。

トータルFAシ
6. 上位コンピュータとの間に通信ラインを設け、ステムの一部を構成することができます。
7. 他社製を含め各種の 旧形発信器用受信ユニット が用意され、また各種のワイヤリング方式が可能なため、旧形システ
ムの段階的更新、機能アップへの対応が容易です。
（ 国内および海外に多くの実績があります）（互換性）
8. 新製品には常に旧モデルとのコンパティビリティが考慮されており、長期にわたりサービスの不安なくご使用いただけます。

表1

表3

液面計

基本方式

概基本方式

要

FW-9000N
シリーズ

タンクトップ取付専用のコンパクトな一体形、ワイヤードラム、サーボバランス方式で、新技術を結集して超高精度を実現。
ドラム〜駆動軸間にマグネットカップリングによるシールを採用、高圧タンク、低温タンク等に好適です。

FW-2200シリーズ

φ1.6の高強度、可撓性より線ワイヤを使用した高耐久形ワイヤ〜ドラム、サーボバランス式液面計、ドラムシフト機構を有するためデープ式と同様のタンクサイド取付けが可能。精度と耐久性が重要なLNGタンクに適します。

FT-2000
シリーズ

テープ〜スプロケット、サーボバランス式の汎用高精度液面計。FT-1000シリーズと互換性があり、高精度を要するタンクの計測に豊富な実績があります。

FT-1000
シリーズ

テープ〜スプロケット、スプリングバランス式の低価格の汎用液面計。指示計は純機械式で電源不要。長い歴史の中で徹底的に改良をつみ重ね、高信頼性と高精度で定評があります。大形タンクのローコスト計測に最適です。

表2型番DM4N-1発信器
方光学式コンバータ
DM4N-2 双方向バスライン
AC 常時給電

DM4N-3

光学式エンコーダスター
形配線
AC 常時給電

概特長

DM4N-1 タンクゲージ発信器は、電 源・信号共有の完全 2 線式高精度デジタル発信器です。DM 形発信器の後継機種で、タンク側→計 器室側への一方向（単方向と呼称）の伝送器で、タンク側の情報を電源と共有の 2線で伝送します。DM 形で証明した多くの市場実績と高い信頼性、メンテナンスの容易性を引継ぎ、保守面のマンパワー、コストを著しく低減します。
DM4N-2 タンクゲージ発信器は、2 線式電気伝送の DM- Ⅲ形発信器及び、光伝送タイプの O-DM- Ⅲ形発信器の後継機種です。タンク側→計器室側への信号伝送に加え、計器室側→タンク側への情報伝送を可能にした、双 方向バス方式の発信器で、タンク周りの情報伝送はこの発信器 1 台で十分です。
定評のある高精度・高機能タンクゲージ FW9000N 形液 面計と共に、電気 又は光のバス配線で伝送でき、目的に合わせた液面計及び伝送方式の選定が可能です。
DM4N-3 タンクゲージ発信器は、新登場の常時給 電タイプの単方向発信器です。常時給電タイプの単方向発信器です。常時給電でマイクロプロセッサを搭載したため、従来のDM 形や DB-M 形発信器では利用不可能であった、多点スポット方温度計も利用できます。DM 又は DB-M 形発信器と同一の出力信号で発信できますので、既設システムに合わせて利用できます。

ATM シリーズ
平均温度計

ATS シリーズ
多点スポット温度計

ATM と同様タンクトップ 取付けで、高さ方向の温 度を検出するための温度計です。各対を 100X1 ケのみで構成し、これを高さ方向に所定の間隔で配置しています。CPU 内蔵の各発信器内で液位に連動し、該当液位以下の抵抗値を計算し液温としたり、受信計サイドより素子を指定し、該当の位置の液温を計測して利用します。

TS シリーズ
スポット温度計

堅牢な保護管内にPt 100Ω測温抵抗体を設けた挿入形1点温度計、低温、高温、高圧、耐食など広範囲な特殊仕様に対応が容易。設置高さの異なる数個の温度計を用いて平均温度の簡易計測も可能。

受信計

基本方式

概発信器

要スター形配線の発信器に 1：1 で直接接続するための受信計で、リアルタイムのタンクデータの常時表示が可能。警DIR シリーズ 1：報の任意設定、異常時のエラーコード表示、アナログ外部
1 受信計出力、上位計算機用出力など豊富な付加機能が用意され、常時監視システムの構成ユニットとして最適。

NMR4000
シリーズ
コンパクト
受信計

標準 160 基、最大 64 基の発信器を 1 台で受信できる選択式受信計で、タンクデータに加え異常時のエラーコードを見やすい高輝度 LED で表示する。マルチマイクロプロセッサ構成で、個別ブロックスキャンによる高速警報監視、2CH の RS232C 出力など、コンピュータネッワーク時代のシステム構成を考慮した高機能化がはかられている。また、オプションにより各種の機能拡張が可能。

CATAMSシリーズ
CRT 式受信計

受信インターフェースと小形コンピュータの組合せによる高機能受信計。タンク監視のほかに容量演算、容量変化量、ヒストリカルデータなど管理用演算及データロガーとしての機能も兼備している。カラー CRT による表示、レーザープリンタによる日報、月報印字など、最新のコンピュータ技術を利用したタンク監視、管理の大巾な合理化が可能。
多数の実績に基く豊富な標準ソフトウエアが用意されており、これをベースにした最適システムの構成が容易にできる。

注（1）スター形配線、双方向にバスラインについては下図参照。
（2）FW-9000N シリーズには DM4N-1/DM4N-2/DM4N-3 と同等の信号処理、伝送ユニットが装備可能。

配線方式

要

タンクトップ取付けで高さ方向の液の平均を測定するための温度計です。1 列（対と呼称）高さ方向の素子の測温抵抗値の合計が 100 Ωとなるよう、素子の抵抗値を分割（100 ×
1 ケ /50 Ω× 2 ケ /25 Ω× 4 ケ /20 Ω× 5 ケ）し、これを高さ方向に所定の間隔で配置し、直列に結線してあります。
各発信器内で液位に連動し該当の対を選び、液温とします。

表4式

光学式コンバータ
スター形配線
瞬時給電（完全 2 線）

温度計

発信器

2線

各2線

受信計

受信計

スター形配線（1：1配線）

バスライン配線（渡り配線）

CRT受信計（ターミナル）の画面

1タンク表示画面

大文字データ表示

指定1タンクの全データ、パラメータの一括表示。

指定タンクの主要なデータの大文字による表示。

タンクデータリスト

バーグラフ表示

指定ブロック内の全タンクのデータの一括表示。

最大10タンクのレベルデータのバーグラフ表示。

ヒストリカルデータ表示

タンクテーブル

各時刻におけるタンクデータの変化を時系列的に表示。

指定1タンクのタンクテーブルの係数の一覧表。

製品についてのお問い合せを電子メールでも承ります。

※記載事項は製品改良のため予告なく変更することがあります。
東京計装株式会社はホームページを開設しています。

anything@tokyokeiso.co.jp

http://www.tokyokeiso.co.jp

使用可否、形式選定などなんでも（Anything）
ご遠慮なくどうぞ。

製造品目流量計● 面積式（パージメータ・パージセット含む） ● 差圧式（オリフィス・Vコーン） ● 電磁式● コリオリ式● 渦式● 羽根車式● マスフローメータ・コントローラ

液面計● フロート式● 電波式● 金属管式● 超音波式● フローモニタ● 定流量弁

● 各種表示器● 圧力発信器● プロペラ風速計● 超音波式■仙台営業所■名古屋営業所
TEL 022-773-1451（代） TEL 052-953-4501（代）● サーマルフローメータ● 開水路用流量計● スプリングバランス式●トルクチューブ式● 磁歪式● レベルスイッチ（フロート式・ディスプレーサ式・静電容量式）● 光ファイバ・デジタルタンクゲージシステム

その他● サイトグラス● サーボバランス式● 圧力式● フロースイッチ● 舶用液面計システム● 流量積算・記録計● 受信計● 移動式定量出荷装置● 自動車用測定装置● LNG／LPG用密度計■富山営業所■大阪営業所
TEL 076-493-8311（代） TEL 06-6312-0471（代）■茨城営業所■岡山営業所
TEL 029-246-0666（代） TEL 086-421-6511（代）■大宮営業所■徳山営業所
TEL 048-652-0388（代） TEL 0834-21-0220（代）■長野営業所■北九州営業所
TEL 0263-40-0162（代） TEL 093-521-4170（代）

計量器製造事業登録事業所・高圧ガス試験製造認定事業所
本社：東京都港区芝公園1-7-24芝東宝ビル（〒105-8558）
TEL 03-3434-0441（代）■厚木営業所■熊本営業所
TEL 046-223-1141（代） TEL 096-375-7327（代）■静岡営業所
TEL 0545-64-3551（代）

TG-L-985-0 JUL. 2000

TG-L-985-3 JUL. 2013K