レオナード・自動開閉式スチーミックス型

ＴＸＦ－３Ｓ―ＭＶ 用
メンテナンス ガイド

ご使用中のユニットのメンテナンスについて、症状別にメンテナス方法をご案内いたします。
メ ン テ ナ ン ス に つ き ま し て 、 十 分 安 全 に 配 慮 し 行 っ て く だ さ い 。
また、

下記の点

は

特にご

注

意して作業を行って下さい。

ユニット用メンテナンスバルブを閉にして下さい。
ユニット内の残圧が残っていないか確認して下さい。
配管が高温になっている場合があります、ご注意ください。

1

内部部品構造

ＲＡＤＡ ミキシングバルブ」主要部品は３点で構成されています。
① 「サーモスタットアッセンブリー」は温水温度に感知し、蒸気・給水の混合割合を制御する部品（ポートピラー＆スリーブアッセンブリ）を動かす部品です。
② 「ポートピラー＆スリーブアッセンブリー」は、蒸気と給水の混合割合を制御する部品です。
（上記アッセンブリーは、ピラーとスリーブの２点で構成されています。）「ポートピラー＆スリーブアッセンブリー」は表面にテフロンニッケルコーティングを施し、対摩耗性・摺動性に優れていますが、長年のご使用で「ピラー」と「スリーブ」の隙間が大きくなると混合割合を制御できなくなります、また「サーモスタットアッセンブリー」も損耗することは避けられません。
しかしこれらの部品を交換することにより「ＲＡＤＡ ミキシングバルブ」は初期の性能を回復することが出来ます。

2

日常点検

定期点検事項①

蒸気圧力・給水圧力の確認

対処
ご仕様条件から外れている場合は、調整してください。

☆定期的に点検ください。
ストレーナーにゴミ等がプラグを外し、中のスクリーンを清掃してください。

詰まっていないか？

②☆定期的に点検ください。







目次
手順１・・・サーモスタットアッセンリー取り外し方法。
手順２・・・サーモスタットアッセンブリー組立方法。
手順３・・・最高温度設定方法。
手順４・・・ポートピラー＆スリーブアッセンブリー確認方法。
手順５・・・ポートピラー＆スリーブアッセンブリー交換方法。
手順６・・・蒸気側モーター弁交換方法。
手順７・・・給水側モーター弁方法。

3

故障診断

①②

症状別項目

メンテナンス内容

参照手順

温調ハンドル部分から・漏れがある場合は、グランドパッキンの交換が手順 1～3必要です。

（Ｐ5～Ｐ8）・サーモスタットアッセンブリーのスピンドルの固手順 1～3

着か内部部品の固着の可能性があります。

（Ｐ5～Ｐ8）

漏れがある。
温調ハンドルが動かない。

・ストレーナーのつまりの確認をして下さい。
③

希望の温水温度が得られない。

供給条件を確認して下さい。
・最高温度の再設定をして下さい。
・内部部品固着又は劣化の可能性があります。

手順 1～5（Ｐ5～Ｐ10）

内部部品の清掃又は交換して下さい。
・ストレーナーのつまりの確認をして下さい。
④

希望の温水量が得られない。

・供給条件を確認して下さい。

手順 1～5・内部部品固着又は劣化の可能性があります。

（Ｐ5～Ｐ10）

内部部品の清掃又は交換して下さい。
温調ノブを左右に動かして、⑤

温水温度を変えることが出来ない。

・ストレーナーのつまりの確認をして下さい。
・内部部品固着又は劣化の可能性があります。
内部部品の清掃又は交換して下さい。
・ストレーナーのつまりの確認をして下さい。

⑥

最近混合音が大きくなった。

・内部部品の劣化の可能性があります。
内部部品を交換して下さい。

⑦⑧⑨⑩

モーター弁を閉じても温度計・蒸気側のモーター弁を交換して下さい。の温度が上昇する。
モータ－弁を閉じて、水が止・給水側のモーター弁を交換して下さい。

手順 1～5（Ｐ5～Ｐ10）
手順 6
手順 6（Ｐ11）

タンデムボールバルブのスピ ・フクロナットを閉めても止まらない場合は温度計が正しい温度を示さ（Ｐ5～Ｐ10）

（Ｐ11）

まらない。
ンドル部から漏れる。

手順 1～5スピンドルパッキンを交換して下さい。

手順 7
（Ｐ12）

・温度計を交換して下さいない。

4

手順 １・サーモスタットアッセンブリー取り外し方法（内部部品の交換時・温調ハンドル部からの漏れ・温調ハンドルが動かない場合）①温調ハンドル側面についているビス（2 か所）を緩めて温調ハンドルを外して下さい。

②スプリング固定ナットを外して下さい。
この時ギヤー付ブッシュとスプリング受け皿の間にスプリングがありますので跳ねないように注意して下さい。
次にはめ込まれているギヤー付ブッシュとスプリングを取り外して下さい。

③漏れがある場合は、グランドナット増し締めを行って下さい。
※締めすぎた場合、温調ハンドルが動かなくなります。
漏れが収まらない場合はグランドパッキンの交換を行って下さい。

5

④内部部品交換時やグランドパッキン交換時はグランドナットを取り外して下さい。
⑤カバービスを外し、カバーを取り外し下さい。
⑥カバーからサーモスタットアッセンブリーを内側に押し出して外してください。
※グランド部から漏れている場合は下記の手順にてグランドパッキンを交換して下さい。

グランドパッキンを内側のねじを傷つけない様に取り外し下さい。
残渣をふき取って下さい
交換して下さい6

手順 ２・サーモスタットアッセンブリーの組立方法（サーモスタットアッセンブリーのグランドパッキン交換・サーモスタットアッセンブリー交換時）①カバーの内側からサーモスタットアッセンブリーを突き当たるまで押し込んでください。
※サーモスタットアッセンブリーのスピンドル部分にシリコン製グリスを適量塗布して下さい。

②古いカバーパッキンの残渣が残らないよう完全に取り除き新しいパッキンを取り付けください。
サーモスタットの凸とポートピラー＆スリーブの凹みがはまる様に取り付け、カバービスを均等に締め付けて下さい。

③グランドパッキンを装着後、グランドナットを締めてください、その時スピンドルの動く硬さを確認しながら漏れない程度に締め付けて下さい※締めすぎると、温調ハンドルが固くなり動かなくなります。
④その後、ギヤーブッシュ・スプリング・スプリング受け座ナットの順に取り付けてください。

7

手順 ３・最高温度設定方法（内部部品交換後の温度設定時）※間違って温調ハンドルを高温側に操作しても高温が出ることがない温度です、通常運転の設定温度ではありません。
①ギヤーブッシュを反時計方向に回した後、温水を出して下さい。
②温水を出しながら必要な最高温度が得られるまでゆっくりと時計方向に回して下さい。
③温調ハンドル裏側にあるストッパー（でっぱり）カバー側にあるストッパー（でっぱり）がぶつかって右に回らない位置で温調ハンドルをセットして下さい。
④その後、何度か温調レバーを操作し適切な温度になっていることをご確認ください。
ストッパーを合わせてください8手順 ４・ポートピラー＆スリーブアッセンブリー確認方法。
（温調ハンドルが動かない・希望する温水温度・温水量が得られない・混合音が大きくなった場合）①手順１の通りカバーを取り外し「サーモスタットアッセンブ
リーにスケールの付着や破損がないか確認して下さい、ある場合は手順２の通り清掃もしくは交換して下さい。
②ポートピラー＆スリーブアッセンブリーが軽く約１５度範囲（ストッパーの範囲内）で動くことを確認して下さい、動きが悪い場合は柔らかい布で清掃してください。
それでも動きが悪い場合や、まったく動かない場合隙間が大きくなっている場合は交換して下さい。
（正常品はほとんど「ガタつき」はありません。）

外側の網が付いているﾘﾝｸﾞ状のポートスリーブを動かし確認して下さい。

9

手順 ５・ポートピラー＆スリーブアッセンブリー交換方法。
①手順 1 の順序でカバーを外して下さい。
②ポートピラー＆スリーブアッセンブリーのスリーブ部を外して下さい、そしてピラービス（２か所）を外しピラー部外して下さい、ボデーとピラーの間にあるピラージョイントを新しいものと交換して下さい。
ピラースリーブ③ピラー側にロケーティングピンをボディーの凹みに合わせピラーをセットして下さい。
（ピラービス２か所を片締めにならないように均等に締めてください）

ロケーティングピンとボディー部の凹み④スリーブ部の小さい凹みが手前に来るように装着し装着後、指で約１５度の範囲で回転するか確認して下さい。
⑤「手順２・手順３」の順番に組立、最高温度設定を行って下さい。

ピラーの小さい凹み10

手順 ６・蒸気側モーター弁交換方法①供給蒸気・給水の元バルブを閉めて下さい。
②スイッチを「入」し、モーター弁を「開」にし残圧を取り除いて下さい。
③供給電源のブレーカーを「切」にして下さい。
④入口側・出口側のフランジ部のボルトナットを緩め取り外して下さい。
⑤立管バンドを緩めユニットを取外して下さい。
⑥蒸気側のモーター弁を新しい物と交換して下さい。
⑦給水側フランジ面と同じ高さに調整した後、元の通りフランジに接続して下さい。
（その際、フランジパッキンは新しい物と交換して下さい。）

11

手順

７・給水側モーター弁交換方法①供給蒸気・給水の元バルブを閉めて下さい。
②スイッチを「入」し、モーター弁を「開」にし残圧を取り除いて下さい。
③供給電源のブレーカーを「切」にして下さい。
④入口側・出口側のフランジ部のボルトナットを緩め取り外して下さい。
⑤立管バンドを緩めユニットを取外して下さい。
⑥給水側のモーター弁を新しい物と交換して下さい。
⑦蒸気側フランジ面と同じ高さに調整した後、元の通りフランジに接続して下さい。
（その際、フランジパッキンは新しい物と交換して下さい。）

12

13