コンテナ型データーセンターの火災対策

電源不要の自動消火システム・停電時も確実作動

Confidenｔial Copyright©2016 NICHIBOU co.,ltd

PAGE : 1コンテナ型データセンターの法令上の取り扱い
建築基準法上の取り扱いについて （国交省通知 平成23年3月25日付 国住指第4933号より抜粋）
土地に自立して設置するコンテナ型データセンターのうち、サーバ機器本体と機能を果たすため必要となる設備及び空調の風道と最小限の空間のみを内部に有し、稼動時は無人で機器の重大な障害発生時等を除いて内部に人が立ち入らないものについては、法第２条第１号に規定する貯蔵槽その他これらに類する施設として、建築物に該当しないものとする。但し、複数積み重ねる場合にあっては、建築物に該当するものとして取り扱うこととする。
消防法令上の取り扱いについて （消防庁予防課長通知 平成23年3月31日付 消防予第96号より抜粋）
防火対象物としての取扱い
用途 ・消防法施行令別表第一（15）項「前各号に該当しない事業所」に該当する。
技術基準の適用・コンテナが複数の階層となっている場合には、当該階層を階として取り扱う。
・消防用設備等の設置単位は特定の規定のない限り、一のコンテナとする。
・建築物とコンテナは、別の設置単位として取り扱う。
・床面積500㎡以上又は31mを超える階に存在する場合は、水噴霧消火設備が必要。
その他の留意事項・コンテナ内又はその周囲に電気設備等が設置される場合は、火気設備等に係る基準を適用する。

設置状況
コンテナ内部

内部状況

Confidenｔial Copyright©2016 NICHIBOU co.,ltd

PAGE : 2消火装置の必要機能
シ ス テ ム・火災の感知が早くて確実
・停電時でも正常に動作・電源不要で電気的なトラブルがない
消 火 剤
・人体に無害・放出後の機器への２次被害が低い
・環境特性が優れている
メンテナンス・設置

ファイアイレイスはこの全てに対応しています

・既存設備への設置が容易
・消火剤の充填が現地でも可能で復旧時間に時間を要さない

Confidenｔial Copyright©2016 NICHIBOU co.,ltd

PAGE : 3

ファイアイレイスの特長
イナートガス（N2・CO2）固定消火設備と違う大きなメリット

外部電源、バックアップ電源が不要
サーバーラック単位にピンポイントで小火を感知し消火
コンテナ内の内部圧力を上昇させず、重要機器を破損させない
避圧口（区画内圧力上昇防止のための開口）が不要
消火剤放射時の騒音でハードディスクを傷つけないケーブル燻焼火災にも消火剤が強い
使用後も消火剤の再充填が現地で可能
低価格

Confidenｔial Copyright©2016 NICHIBOU co.,ltd

PAGE : 4

ファイアイレイスの特長
火 災 感 知煙感知器や熱感知器等の電気的に動作する機器は使用していません。
外径６ｍｍ、内径４ｍｍの特殊樹脂のセンサーチューブが火災を感知します。
チューブは内圧１．８ＭＰａで火災時には最高温度部分が破裂することにより消火装置を起動させて消火剤を放出します。
消 火 剤
・人にも環境にも優しいFK-5-1-12を使用しています。
・絶縁性能が非常に高く放出後の機器への２次被害が低い。
・冷却能力に大変優れた消火剤（0.282J/mol/℃）で、ケーブル等の燻焼火災に有効的。
信 号 関 係 ・ 設 置 ・ メンテナンス
・センサーチューブの減圧を圧力スイッチで感知できますので制御盤に組込むことにより動作信号の移報や機器の連動停止が可能です。
・消火装置の構成が非常にシンプルですので設置も容易です。
・消火剤の再充填が現地でも可能ですので復旧時間に時間を要しません。
・半年毎の外観点検で消火装置の機能を維持できます。

Confidenｔial Copyright©2016 NICHIBOU co.,ltd

PAGE : 5

ファイアイレイスには２種類のシステムがありますダイレクトシステム（サーバーラック、配電盤、分電盤、電気ボックス）
センサーチューブが火災を探知し破裂すると、消火剤が破裂したチューブの穴から放出して区画内に消火剤を充満させます。

センサーチューブ
【内圧1.8MPa】

火災発生

ダイレクトバルブ【直接方式】

チューブ破裂

消火剤容器【内圧1.8～5.3MPa】

火災

チューブの穴から消火剤放出

チューブの作動

消火Confidenｔial Copyright©2016 NICHIBOU co.,ltdPAGE : 6

インダイレクトシステム（ケーブルトレイ、大型電力盤、開放空間）
センサーチューブが火災を探知し破裂すると、チューブ内が圧力降下し、空気圧制御式の容器弁が開放して、消火剤が消火配管を経由して噴射ノズルから放出されます。

火災発生
消火配管
チューブ破裂

噴射ノズル
センサーチューブ
【内圧1.8MPa】

容器弁が作動インダイレクト噴射ノズルから消火剤放出

バルブ【間接方式】
消火剤容器【内圧1.8～5.3MPa】

火災

消火

Confidenｔial Copyright©2016 NICHIBOU co.,ltd

PAGE : 7

センサーチューブの特長
センサーチューブは、三井化学産資株式会社と共同開発したバリア性に優れたポリエチレンチューブを使用しています。消火剤や加圧推進剤の窒素ガスを透過減量しませんので長期使用に耐えます。

外径6mm

内径4mm

内外層

通常時の内圧に耐え、火災時に溶融、破壊となる設計としています。

接着層

内外層とバリア層を一体化するため接着性樹脂により各層を結合しています。

バリア層

消火剤が通常時に透過し減量しないようバリア性に特化した樹脂層を設けました。

感知温度（℃）
内圧1.8MPa・無炎設置可能
周囲温度（℃）

主原料

サイズ（ｍｍ）

設置場所例

９２‐２０～＋５０

ポリエチレン

外径φ６・内径φ４ケーブルトレイ ・盤関係

１６０‐２０～＋６５

ポリアミド

外径φ６・内径φ４

屋外・周囲高温部

・ポリエチレンチューブは吸水率が<0.01（％・3mm・24h）と低く、耐薬品性に大変優れています。
・防護空間各所に配置しますので、電気火災を初期の段階で安全に感知します。
・フレキシブルで設置場所の形状を問いません。

Confidenｔial Copyright©2016 NICHIBOU co.,ltd

PAGE : 8

消火剤の特長
消火剤は人にも環境にも優しいFK-5-1-12を使用■環境特性 オゾン破壊係数ゼロ、非常に低い地球温暖化係数、短い大気寿命。
TMTM3M Novec 1230消火薬剤は、ハロゲン化物消火薬剤として初めて長期持続的なソリューションを提供するハロン代替品です。
FK-5-1-12

Halon 1301

HFC-227ea

オゾン破壊係数(ODP)

0.012.00.0

地球温暖化係数(GWP)IPCC

16,9003,5000.014

6533

特性

大気寿命(年)■安全性

消火剤は、FK-5-1-12、二酸化炭素、ＡＢＣ粉末、ｳｫｰﾀｰﾐｽﾄのご用意があります。

TMTM

3M Novec 1230消火薬剤の実使用濃度はNOAEL(無有害性影響量)と比べ大幅に低くなっています。
FK-5-1-12

Halon 1301

HFC-227ea

使用濃度

4-6%

5%

7.5-8.7%

NOAEL※

10%

5%

9%

薬剤

■電気絶縁性
すぐれた電気絶縁性を有し、電子機器に影響を与えません。
比耐電圧＠1atm（窒素1.0）に対し2.3。

消火剤に浸したTV・携帯電話問題なく使用可能です

ODP： 大気中に放出された単位重量の物質がオゾン層に与える破壊効果。
その値が大きいほど破壊への影響が大きくなります。
地球温暖化係数（GWP）： 二酸化炭素を基準にして、ほかの温室効果ガスがどれだけ温暖化する能力があるか表した数字。
大気寿命（年）： 大気中で安定的に存在している時間。
NOAEL： 毒性試験において投与物質の有害な影響が臓器にみとめられない最高の暴露量。

Confidenｔial Copyright©2016 NICHIBOU co.,ltd

PAGE : 9

消火剤の特長
ウォーターミスト

FK-5-1-12

二酸化炭素

ABC粉末消火薬剤

理

燃焼連鎖反応の抑制

酸素濃度の希釈・冷却

酸素希釈・燃焼連鎖反応の抑制

酸素濃度の希釈・冷却)

0.84

0.80.362.0態

液体（N2 加圧）

液体（液化ガス）固体（N2 加圧）

液体（N2 加圧）

防 護 対 象 の 開 口 部○◎◎○

開 放 空 間 （ 局 所 ）

△○○△

電性◎◎◎

○オ ゾ ン 層 破 壊 係 数 （ ODP)

0000

地 球 温 暖 化 係 数1110

環 境 へ の 適 合 性○△○◎

無有無無冷 却 能 力 （ 順 位 ）3241

消 火 剤 放 出 後 の 2 次 災害

低低有

多少有

長

環境重視
中毒防止
現地再充填可能2次災害防止局所可（A火災は不可）
2次災害防止
価格重視

局所可
価格重視
現地再充填可能

現地再充填可能途

電子・電気機器

電子・電気機器
工作機械

高圧：常設用低圧：仮設用（電気盤他）

内燃機関
石油類
ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ2次電池

消火剤
消火原

消 火 剤 量 （ kg/m3
貯蔵

気毒状

絶縁性

特対

象用

(水成膜泡消火剤3 % 含有）

Confidenｔial Copyright©2016 NICHIBOU co.,ltd

PAGE : 10機器構成（ダイレクトタイプ）
バルブ

センサーチューブ

チューブ末端ＤＬＰバルブ

作動温度92℃

エンドアダプター

ＤＨＰバルブ

作動温度160℃

圧力スイッチ

シリンダー

消火剤

オプション

・FK-5-1-12・二酸化炭素・ＡＢＣ粉末

制御盤・表示灯 等

ｅｔｃ
Confidenｔial Copyright©2016 NICHIBOU co.,ltd

PAGE : 11

機器構成（インダイレクトタイプ）
バルブ

センサーチューブ

ＩＬＰバルブ

作動温度92℃

ＩＨＰバルブ

作動温度160℃

チューブ末端エンドアダプター

圧力スイッチ

手動起動装置遠方起動装置シリンダー
消火配管・ノズル
銅管・ＳＵＳ管

消火剤

噴射ノズル

オプション
制御盤・表示灯 等

・FK-5-1-12・二酸化炭素
・ＡＢＣ粉末・ウォーターミスト
ｅｔｃ
Confidenｔial Copyright©2016 NICHIBOU co.,ltd

PAGE : 12

メンテナンス・更新時期について定期点検
ファイアイレイス定期点検内容（チェックリスト参照）
点検推奨頻度： 6ヶ月ごとに年2回をめどに点検の実施をお願い致します。

更新時期
機消火器

15年

セ ン サ ー チ ュ ー ブ（ 継 手 類 含 む ）8年

そ15年

他

容数器の剤

年

機器

※定期点検時に異常があった場合は即時是正もしくは交換となります。

Confidenｔial Copyright©2016 NICHIBOU co.,ltd

PAGE : 13

ファイアイレイスの設置概略図
制御盤・電力盤

コンテナ型データセンター
放出信号
容器本体

サーバーラック

ブザー付パトランプ

センサーチューブ
警報用制御盤
警報信号は中央監視へ

設置例
噴射ノズル

Confidenｔial Copyright©2016 NICHIBOU co.,ltd

PAGE : 14

火災感知センサー作動試験
試験内容

サーバーラックに実際にセンサーチューブ、スポット型感知器を設置し、火災時における作動試験を行いました

着火後、燃料がなくなるまで２４分間計測

試験概要

センサーチューブ

番号
①
②
③
④
⑤
⑥

設置箇所

種別

作動状況

部屋天井

定温式スポット型熱感知器

作動せず

部屋天井
部屋天井
ラック内天井差動式スポット型熱感知器
光電式スポット型煙感知器
定温式スポット型熱感知器

作動せず
作動せず作動せず

ラック内天井ラック内

差動式スポット型熱感知器
センサーチューブ

作動せず
60秒で作動

火災を感知し、作動したのはセンサーチューブのみでした

コンテナ型データーセンター内では、冷却用の空調設備が常に可動しています。その中で火災をどれだけ早く感知できるかが、重要です。

Confidenｔial Copyright©2016 NICHIBOU co.,ltd

PAGE : 15

更なる他の用途のご紹介• コンテナ型データセンター• 可燃物保管庫• サーバーラック• 建設重機• コンテナ型蓄電システム• IPA洗浄機/混合機• リチウムイオン電池• 集塵機/集塵ダクト• 風力発電ナセル、発電機• ケーブルダクト• 通信機器/中継基地• 印刷機/輪転機• 医療 / 実験装置

• 自動工作機械• 試験 / 製造装置

• エスカレーターモーター部• 配・分電盤、変圧機器• モノレールブレーキ部• トランクルーム• 自動車/車両/列車• 可燃性液体貯蔵庫• 船舶エンジンルーム

Confidenｔial Copyright©2016 NICHIBOU co.,ltdPAGE : 16

これまでの設置実績●ファイアイレイスは、国内工場、原子力発電所、国内外の風力発電プラント、エンジンルーム等さまざまな分野の消火システムとして、4330システム以上の設置実績を持っています。

風力発電設備

風力発電設備（ナセル内）

風力発電設備（タワー内）

電気盤関係

鉄道車両エンジンルーム

バス エンジンルーム

ボート エンジンルーム

恒温槽

接着剤塗布装置

自動工作機械

レーザー加工機

集 塵 機

Confidenｔial Copyright©2016 NICHIBOU co.,ltd

PAGE : 17

ご案内・お問い合わせ■ご案内
弊社 八街工場 消火実験棟にて、ファイアイレイスの消火実験デモンストレーションをご覧頂けます。
（事前のご予約が必要です。）

ACCESS

至成田

至成田
佐倉ＩＣ

至富里
至佐倉

至佐倉
至日向

三区十字路
至東京

51

至千葉市街

277

神門松林

2253

ランドロームフードマーケット

株式会社ニチボウ 八街工場
〒289-1114
千葉県八街市東吉田840番地1
TEL : 043-444-5001
FAX : 043-444-5022

409

ＪＲ総武本線 八街駅より車で約8分
東関東自動車道
佐倉ＩＣより車で約15分■お問い合わせ・お見積は．．．
玉井・森島TEL 03-3444-6261（直通）tamai@nitibou.co.jp
e-mail tamai@nitibou.co.jp

Confidenｔial Copyright©2016 NICHIBOU co.,ltd

PAGE : 18