ICHIKAWA 東京本店

HVACへのご提案
高調波レス（K = 0）、高力率周波数変換装置
5高力率電源回生対応

VACシリーズ
株式会社ICHIKAWA 東京本店
建設営業部
尾澤大治
TEL：03-5833-7878 e-mail: ozawa@ibnet.co.jp

Building Automation Drive

0

ICHIKAWA 東京本店

HVACのニーズ①

制御盤の小形化
高調波抑制レスにより周辺機器が不要になることによる小形化
ノイズフィルタ内蔵でノイズカット。制御盤の小形化が可能。

②

高力率による電源設備容量の小形化
発電機の価格は、500kVA以上が高くなるため、500kVA以下を使いたい
新設の場合は、→電源設備容量の軽減→コストダウン（電流が下がる→ブレーカ容量が下がる→ケーブルサイズが小さくなる→トランスが小さくなる→工事費が下がる）

既設の置き換えの場合は、→設置スペース増設なし、設備の増設なし

Building Automation Drive

1

ICHIKAWA 東京本店

HVACのニーズ③

電源高調波レスによる非常用発電機の小型化
発電機容量が小形化でき初期投資を小さくできます。
→既設のインバータ化が容易。

④省エネ（節約）
PMモータ高効率運転による省エネ
周辺機器の損失が無くなるので損失が少ない→電気代の節約
節約コストの見える化⑤

簡単設計
配線工数作業が大幅に軽減
面倒な計算が不要で申請手続きが簡単→VACは電源高調波抑制対策ガイドライン(K5=0)をクリアしています。

Building Automation Drive~M

2

ICHIKAWA 東京本店

電源高調波レス
入力電流は正弦波です。
汎用インバータのような主回路コンデンサの充放電に起因した入力電流の歪(高調波電流)がなく、単体で高調波ガイドラインへの対応が容易です。
電源電流波形例

New

入力電流スペクトラム

電流ひずみ

力率

インバータ単体
リアクトルなし

88％

0.75

インバータ単体
直流リアクトルあり

33％

0.9

双方向 ＡＣ－ＡＣ
マトリクスコンバータ
VAC

5％

0.98

Building Automation Drive

3

ICHIKAWA 東京本店

電源高調波対策用の機器は要りません！
正弦波コンバータ ＋ 汎用インバータ

設置面積６５％減

重量81％減高調波フィルタ用
リアクトル

入力用
ACリアクトル

高調波フィルタ用
コンデンサ
コンバータ

インバータ

マトリクスコンバータ VAC
コンバータ接続時に必要だった高調波対策品
・入力ACリアクトル・高調波フィルタ用リアクトル・高調波フィルタ用コンデンサが不要です。

Building Automation Drive

狭いスペースでも設置できます。
マトリクスコンバータ

4

ICHIKAWA 東京本店

ノイズを大幅に抑え、ドライブ効率をアップ

ＥＭＣフィルタ内蔵タイプをオプションで準備しています。
→国際規格

CISPR11 CLASS Aをクリア。

商用電源切替モードでコンタクタなしで商用電源に切替可能です。
ノイズを大幅に抑えドライブ効率をアップします。
→商用周波数でのインバータロスを大幅に低減します。

Building Automation Drive

5

ICHIKAWA 東京本店

高力率制御！
電源容量（√3×電圧×電流）×力率＝消費電力(kW)
力率が小さいと、大きな電源設備容量が必要

0.75（インバータ）
力率が大きいと、小さな電源設備容量でOK！

0.98（VAC）■力率アップで電気料金の優遇措置
電力会社では基本料金に力率条項を加味し、力率 85 ％を基準として料金が割り引き又は割増される仕組みになっている。（力率改善を図れば、最高 15% の割引適用を受けることができる）

Building Automation Drive

6

ICHIKAWA 東京本店

発電機の容量インバータ容量の４倍

VAC容量の２倍

約1/2
150ｋＶＡ

75kVA

発電機容量が小形化でき初期投資を小さくできます。

Building Automation Drive

7

ICHIKAWA 東京本店

従来の電源回生システムと比べて、周辺機器がないため、エネルギーロスが低減→電気代が節約できます。

従来方式

1134Ｗ
360Ｗ

446Ｗ

入力用
コンバータ
ACリアクトル

インバータ

275Ｗ

50Ｗ
2.4Ｗ

922Ｗ

高調波フィルタ用
リアクトル
高調波フィルタ用
コンデンサ

400V 15kWの例

Building Automation Drive

損失約19％減

8ICHIKAWA 東京本店

ＰＭモータを適用することにより効率がアップ→消費電力を抑えます。
IE4相当のモータが適用できます
これからの省エネ・節電ニーズに応える！

高効率モータに関する主要各国および国内動向
法律（施行日）

何でもまわす！

パラメータで簡単選択！

在庫の一元化に貢献！

米国

2010年12月19日
エネルギー独立安全保障法（EISA：EnergyIndependence andSecurity Act）

欧州

2011年6月16日
欧州委員会規制（EC）
No640/2009

超小形！

高効率！

高効率！

EPAct（IE2）

モータ出力0.75～
375kW：IE2

高効率！

スーパー省エネモータ

ECOiPMモータ

ECOhIM

標準効率

サーボサイズの超小形大容量対応
超高効率

IE4に迫る
超々高効率

プレミアム効率
誘導モータ

汎用モータ

Building Automation Drive

今後の予定【2015年1月1日以降】
モータ出力7.5～375kW、効率基準値：IE3またはIE2＋可変速運転【2017年1月1日以降】
モータ出力0.75～375kW、効率基準値：IE3またはIE2＋可変速運転

V1000picoモータ

同期モータ（永久磁石内蔵モータ）

効率基準値
NEMA Premium
（IE3）

誘導モータ

中国

2011年7月1日

GB2級
エネルギー消費効率標識実施 （IE2相当以上）
規則

さらに効率基準を引き上げ予定韓国

2008年7月1日

モータ出力0.75～
エネルギー消費効率等級表示 200kW：IE2
制度日本

1999年の改正省エネ法での新規工場設備への高効率モータの採用推奨、2000
年には高効率モータの製品規格JISC4212を制定、2009年からは「グリーン購入法」で公共工事で調達される空調用機器への高効率モータ使用の指定がされたが、普及率は上がっていない。世界的な潮流としてモータ単体での高効率化が進む中、日本では省エネ法特定機器指定のための検討が進められている。

9ICHIKAWA 東京本店節約できた電力料金が見たい！
省エネが一目瞭然
アナログ出力や通信ネットワーク（LonWorks, BacNet)などを使用してさまざまなデータが簡単操作でモニタできます。
節電効果が実感できます。
積算電力量をパルス出力することで積算電力計が不要です。
（注）課金などの監視用計測用としては使用できません。

VAC*：準備中です。

Building Automation Drive

10

ICHIKAWA 東京本店

さらなる進化！

商用電源切替機能（注）PGなしV/f制御のみ適用可能

位相検出器，コンタクタなどの周辺機器なしで商用電源切り替えが可能です。
電源周波数

インバータの場合
コンタクタ
電源時間
インバータ運転

商用運転

インバータ運転

コンタクタ
位相検出器

コンタクタ

インバータ

モータ

位相検出器

M

VAC場合

電源周波数（50Hz，60Hz）
電源周辺機器が不要！
モータ

M
Building Automation Drive

11

ICHIKAWA 東京本店

さまざまなネットワークにも対応

VAC

Building Automation Drive※アズビル㈱のSAnetに対応の一例

12

ICHIKAWA 東京本店

簡単設計
配線工数が大幅に軽減！
コンバータ接続時に必要だった高調波対策品
・入力ACリアクトル
・高調波フィルタ用リアクトル
・高調波フィルタ用コンデンサが不要です。

正弦波コンバータ ＋ 汎用インバータ
入力用ACリアクトル

コンバータ

インバータ

高調波フィルタ用リアクトル高調波フィルタ用コンデンサ

配線

20本

配線

６本

マトリクスコンバータ VAC

配線
70％減

主回路は電源用の３線＋モータ用の３線のみ
Building Automation Drive

マトリクスコンバータ

200V

270kWの例
13

ICHIKAWA 東京本店

簡単設計
Ｋ5＝０で高調波抑制対策ガイドラインも問題なし。
→面倒な計算が不要で申請手続きが簡単 !

VACを適用する事により、特別な高調波対策は不要です!

お客様

電力会社

事前協議
電気使用（供給）のお申し込みご相談窓口（受付）
高調波抑制対策ガイドラインの周知「計算書」の提出依頼

高調波流出電流計算書のご提出

電力会社窓口（受付）
計算書内容の確認
・ お客様がガイドラインの適用対象となるかどうか？
・ 適用対象となる場合には、高調波流出量が基準内であるかどうか？
合否判定・結果のお知らせ

高調波抑制対策不要

VACは 電源高調波抑制対策ガイドライン(K5=0)をクリアしています。
Building Automation Drive

基準以内

基準超過

高調波抑制対策の実施

対策実施の報告

確認・了解

14