目次

グラスウール断熱材による断熱工法の提案 ・・・・・・・ 3
天井ー床断熱仕様 ・・・・・・・ 5
屋根ー基礎断熱仕様 ・・・・・・・ 6
桁上ー床断熱仕様 ・・・・・・・ 7
１階床の断熱施工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9基礎の断熱施工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
桁上の断熱施工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
付加断熱の施工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23
外壁の断熱施工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35
間仕切壁の施工方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・45
天井の断熱施工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・47
外気に接する床の断熱施工 ・・・・・・・・・・・・・・55
下屋の断熱施工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・59
屋根の断熱施工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・63
その他の細部処理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・65
その他の部位 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・67
土台先張りシートの施工 ・・・・・・・・・・・・・・・69
胴差先張りシートの施工 ・・・・・・・・・・・・・・・71
防湿フィルムの施工方法 ・・・・・・・・・・・・・・・73

02グラスウール断熱材による断熱工法の提案

不燃断熱材であるグラスウールの特性を生かし、省令準耐火構造を標準仕様とします。
天井面は防湿フィルムで気密を取ります。
屋根断熱の場合も同じです。

AA

せっこうボード 12.5mm
又はせっこうボード
9mm+9mm( 省令準耐火 )外壁上部は省令準耐火のせっこう
ボードを桁まで張り上げる納まりによってファイアーストップ
兼、気流止めとします。

B

天井断熱と取合う間仕切り壁上部は、省令準外壁は構造用面材が気密層

耐火の木材によるファとなります。ボード目地にイアーストップ仕様と気密テープを貼る方が気密

します。

A

性が上がります。

C

A
AorB

せっこうボード 12.5mm 又はせっこうボード 9mm+9mm( 省令準耐火 )外壁は耐力面材を外側に張り、内側のせっこうボード

強化せっこうボード
12.5mm 又は
せっこうボード
9mm+9mm
下地木材の規定あり( 省令準耐火 )と合わせて壁倍率 3.4～5.0の耐力壁とし、できるだけ筋交いを設置しないようにします。

せっこうボード 12.5mm( 省令準耐火 )

下がり壁を設け、天井下地を分ける

せっこうボード
12.5mm( 省令準耐火 )ことで、天井防湿フィルムを連続させます。

外壁下部は、間柱受け材を

D

D

D

流し、せっこうボードを留め付けて、耐力面材とします。

剛床工法で壁下部の気流止めとします。
床断熱の場合はこれが気密層となります。

防湿層
気密層

03

工法の概要1．在来木造工法で外壁に耐力面材を張り、床は剛床工法（根太レス工法）とする工法を前提とします。
2．剛床と壁下部の取合いは、図 D のように間柱受け材を流し、これにせっこうボードを留め付けます。
3．外壁上部の気流止めは、せっこうボードを桁・胴差まで張り上げる工法を標準とします。これにより、内装のせっこうボードを耐力壁として壁量に加えることを可能にします。（図 A）
4．間仕切り壁上部の気流止めは、天井下地の位置に半割木材を間柱に渡す仕様を標準とします。（図 B）
天井断熱と取合わない部位は、A、B のどちらでも構いませんが、省令準耐火の上階に床のある場合に相当する
ので、B とするファイアーストップ上部に断熱材を充填する必要があります。（A とする場合はそのままで良い。）
5．天井、屋根断熱部は、防湿フィルムを気密層とします。従って、この部位の PE フィルムは 0.15～.02mm の厚いフィルムを用い防湿気密層としてマニュアルに従った納まりとします。
6．差し掛け屋根と取合う 2 階外壁の下部は、図 C のように下がり壁を設け天井防湿フィルムを２階床梁まで張り上げます。
7．外壁は外側構造用耐力面材、内側せっこうボードによって、壁倍率 3.4～5.0 の耐力壁として算定できるので、できるだけ筋交いによる断熱施工の煩雑さと断熱性能の欠損部を無くすようにします。
8．天井は基本的に 12.5mm 厚のせっこうボード張りとして、2 階下部の天井のみ強化石こうボード 12.5mm とすることで省令準耐仕様に適合します。

提案工法のメリット

Point1

プレカット工場に完全発注が可能で、これを普通に建てることで誰でも容易に
高断熱住宅を実現できる。

Point2

省令準耐火仕様の住宅ができるため、火災・地震保険料が当初の5年間で約20万円、30年間では120万円ほど安くなる。また、耐火性能の非常に高い住宅をユーザーに提供できる。

Point3

筋交いを使わないことで、構造耐力の信頼性が増し、筋交い金物が不要になり、断熱材の充填が容易になる。

04

グラスウール断熱材による断熱工法の提案

天井ー床断熱仕様
AA

せっこうボード 12.5mm
又はせっこうボード
9mm+9mm( 省令準耐火 )

A

B

C

A
AorB

強化せっこうボード
12.5mm 又は
せっこうボード
9mm+9mm
下地木材の規定あり( 省令準耐火 )せっこうボード 12.5mm 又はせっこうボード 9mm+9mm( 省令準耐火 )せっこうボード 12.5mm( 省令準耐火 )Dせっこうボード 12.5mm( 省令準耐火 )

D

D

防湿層

ポイント
1．天井防湿フィルムの外壁のせっこうボードとの取合い部、及び間仕切壁上部での連続に注意します。
また、防湿フィルム同士の重ねは必ず野縁の上で行います。
2．床は剛床が気密層となるため、柱周りは、シーリング材や専用の気密部材を用いて気密化を図ります。
3．床断熱は、通常省エネ基準仕様の 80mm 厚ボードを使用します。図のように 105mm 厚高性能 16kg/ ㎥で納めると性能が向上します。この際バラ板を＠300mm で大引下面に受け材を造れば、そのままグラスウールを敷き込むこと05ができます。

屋根ー基礎断熱仕様

E

A

A

せっこうボード 12.5mm
又はせっこうボード
9mm+9mm( 省令準耐火 )

A

C

A
AorB

強化せっこうボード
12.5mm 又は
せっこうボード
9mm+9mm
下地木材の規定あり( 省令準耐火 )せっこうボード 12.5mm 又はせっこうボード 9mm+9mm( 省令準耐火 )せっこうボード 12.5mm( 省令準耐火 )Dせっこうボード 12.5mm( 省令準耐火 )

D

D

防湿層

ポイント
1．屋根断熱部の防湿フィルムは、桁・小屋梁・棟梁部で先張りシートを用いて、気密層の連続に注意します。
2．差し掛け屋根部は、２階外壁耐力面材が先行する必要があります。同様に防湿フィルムの連続に注意します。

06グラスウール断熱材による断熱工法の提案

桁上ー床断熱仕様

AA

せっこうボード 12.5mm
又はせっこうボード
9mm+9mm( 省令準耐火 )

A

A

C

A
AorB

せっこうボード 12.5mm 又はせっこうボード 9mm+9mm( 省令準耐火 )せっこうボード 12.5mm( 省令準耐火 )D

強化せっこうボード
12.5mm 又は
せっこうボード
9mm+9mm
下地木材の規定あり( 省令準耐火 )せっこうボード
12.5mm( 省令準耐火 )

D

D

防湿層

ポイント
1．桁上断熱は、上図のように二重桁として天井断熱の厚さを確保します。
2．屋根剛性を桁上合板張りで取るためには、上図のように厚い合板を用いるか、通常の床と同じように根太を落とし込みで入れて、12mm 合板を張る必要があります。

07

MEMO

08

1階床の断熱施工について◯床断熱
床下が外部空間となるため、床下換気口や基礎天端と土台の間に通気パッキンを設置して、床下の換気をします。
根太間の断熱施工の場合は、外壁や間仕
切り壁と床との取合い部に気流止めが必要です。
◯土台・大引間の断熱施工（根太レス）
土台・大引間に断熱材の受け材を取付けます。
その後、床用のグラスウールボードを
土台・大引間に充塡します。
◯根太間の断熱施工
床用グラスウールボードを根太間に施工します。

床合板

床用グラスウールボード
断熱材受け金具

1階床の断熱施工のポイント

09

Point1

寸法が合わない場合は、あらかじめカットし施工します。

Point2

床合板は、下地のある部分で継ぐか、実付のものを使用し、それ以外は、気密テープで目地処理を行います。

Point3

床合板と柱の取合い部分に生じた隙間は、気密テープ等で防湿気密処理を行います。

断熱工法例1

1階床の土台・大引間にグラスウールボード品を用いる例
床合板が気密層となります。

大引間断熱※床合板の目地・端部は、気密テープで目張り
床用グラスウール
ボード
（大引間）
床合板
※下地のある部分で継ぐか実付のものを使用し、それ以外の場合は、気密テープで目地処理

間柱

間柱受け材（乾燥木材）※床合板の後に施工

断熱材受け金具

通気パッキン［1階床と外壁の取合い部分］

1階床の断熱施工手順
断熱工法例

01

03

大引に断熱材の受け金具を取付けます。

［1階床と間仕切壁の取合い部分］

02

大引間にグラスウールボードを施工します。

床合板を施工し、床合板の目地を気密テープで留め付けます。

（下地がある目地は、気密テープを省略することもできます）

10

断熱工法例2

1階床の床根太間にグラスウールボード品を用いる例です。
乾燥木材が気流止めとなります。

根太間断熱（土台と根太が直交）※床合板の目地・端部は、気密テープで目張り

間柱

床用グラスウール
ボード
（根太間）
床合板

気流止め
（乾燥木材）

気流止め（乾燥木材）

通気パッキン［1階床と外壁の取合い部分］［1階床と間仕切壁の取合い部分］

根太間断熱（土台と根太が平行）※床合板の目地・端部は、気密テープで目張り
床用グラスウール
ボード
（根太間）
床合板

間柱

気流止め
（乾燥木材）

気流止め（乾燥木材）

通気パッキン［1階床と外壁の取合い部分］

11［1階床と間仕切壁の取合い部分］

断熱工法例3

1階床の床根太間にグラスウールボード品を用いる例です。
床合板が気流止めとなります。

根太間断熱（土台と根太が直交）※床合板の目地・端部は、気密テープで目張り
間柱

床用グラスウール
ボード
（根太間）
床合板

気密テープ

通気パッキン［1階床と外壁の取合い部分］［1階床と間仕切壁の取合い部分］

根太間断熱（土台と根太が平行）※床合板の目地・端部は、気密テープで目張り
床用グラスウール
ボード
（根太間）
床合板

間柱

乾燥木材

気密テープ

通気パッキン［1階床と外壁の取合い部分］［1階床と間仕切壁の取合い部分］

12

断熱工法例4

1階床の床根太間にグラスウールボード品を用いる例です。
先張りシートが気流止めとなります。

根太間断熱（土台と根太が直交）
別張り防湿フィルム※床合板の目地・端部は、気密テープで目張り
床用グラスウール
ボード
（根太間）
床合板

間柱
受け材

受け材

受け材

先張りシート

先張りシート

通気パッキン［1階床と外壁の取合い部分］［1階床と間仕切壁の取合い部分］

根太間断熱（土台と根太が平行）
別張り防湿フィルム※床合板の目地・端部は、気密テープで目張り
床用グラスウール
ボード
（根太間）
床合板

間柱
受け材

受け材

受け材

先張りシート

先張りシート

通気パッキン［1階床と外壁の取合い部分］

13［1階床と間仕切壁の取合い部分］

断熱工法例5

1階床の床根太と土台・大引間にグラスウールフェルト品を施工する例です。
先張りシートが気流止めとなります。

根太間+大引間断熱※床合板の目地・端部は、気密テープで目張り

グラスウールフェルト
（根太間）
床合板

根太

グラスウールフェルト（大引間）

グラスウール受け材

土台先張りシート［1階床と外壁の取合い部分］［1階床と間仕切壁の取合い部分］

土台先張りシート

床合板

グラスウールフェルト
大引根太
グラスウール受け材

14断熱工法例6

床断熱フックを使用した、断熱材150mmを施工する例です。
床合板が気流止めとなります。

断熱厚さ150mm※床合板の目地・端部は、気密テープで目張り
グラスウール16kg/㎥以上
厚さ100～105mm品
（大引間）
床合板

間柱

間柱受け材（乾燥木材）※床合板の後に施工

グラスウールボード32kg/㎥以上
厚さ50mm

床断熱フック

通気パッキン

バラ板12mm×90mm［1階床と外壁の取合い部分］［1階床と間仕切壁の取合い部分］

通気土台納まり土台105×105mm

土台105×105mm

木材45×45mm

45 50 105
12

50

87

50 105122060

木材45×45mm【床断熱フック】
日本住環境(株)製単位(mm)

床断熱フック

通気パッキン

バラ板12×90mm
142

床下換気口納まり35

土台105×105mm

土台105×105mm
45

床断熱フック
バラ板12×90mm

1415

45 50 10512

木材45×45mm

107

50 1051260

木材45×45mm

653

床断熱フック
材質
規格寸法

合金メッキ鋼板（材厚＝0.4㎜）（高）142×（幅）45×（長）142mm

色調

本体、専用ビス…シルバー

入数

100個入り/ケース

付属品

専用ビス：
（長）25mm/[120本入り/ケース]

床の気密方法について
合板を下地のある部分で継ぐことにより、気密層になります。
下地のない場合は、実加工の合板を使用するか、継目に気密テープ※を貼って気密層とします。
※気密テープとはブチル系テープ、アスファルト系テープ、アクリル系テープ、その他これらの同等以上の気密性、防湿性、粘着性のあるテープのことです（JASS24 より）。ガムテープやビニルテープは不可です。
実付合板

気密テープ

下地なし

下地なし

下地のある部分で継ぐ

防湿フィルムを省略できる場合
繊維系断熱材を用いた床断熱において、断熱材下側が床下に露出する場合、または断熱層下側が湿気の排出を妨げない構成※となっている場合は、防湿フィルムを省略できます。
※湿気の排出を妨げない構成とは
ネットや受け材（桟）等によって断熱材が保持され、断熱材の下側が解放されている状態です。
間柱

間柱

床合板

床合板

グラスウール（繊維系断熱材）

グラスウール（繊維系断熱材）

露出

ネット

間柱
床合板
グラスウール（繊維系断熱材）

受け金具

16

基礎の断熱施工について◯基礎コンクリートの気密施工
基礎のコンクリートは密実に打設します。基礎天端と土台の間には、気密パッキンを施工し、隙間が生じないようにします。この際に、基礎天端の施工精度が悪いと十分な気密性能が確保できないことがあるので、セルフレベリングモルタルなどを使用するなどして精度を向上させる必要があります。
また、復元力が強い気密パッキンを使用する場合は、アンカーボルトの間隔を狭くするなどの配慮が
必要です。
◯基礎断熱
床下が熱的には室内空間となりますので、床下換気口を設けず、基礎天端と土台の間には気密パッキンを設置して気密性を確保します。外壁や間仕切り壁と床との取合い部には、気流止めは必要ありません。

気密パッキン

気密パッキン

基礎断熱材

基礎断熱材

防湿フィルム防湿コンクリート

基礎の断熱施工のポイント

17

Point1

シロアリ生息地域では、地盤を防蟻処理を行うか、認定を受けた防蟻断熱材を使用する等の防蟻対策をします。

Point2床下で漏水などの不具合が起きた場合に対処できるよう、床下の高さを確保し、基礎の立上がりに人通口を設けるなど、床下が点検できるようにします。
施行令第22条（居室の床の高さ及び防湿方法）に則った処理が必要です。

基礎断熱の例1

基礎外側を断熱する例
断熱材はコンクリート同時打込みを基本とし、吸水性の少ないボード状のプラスチック
系断熱材を用いて、立上がりの最下部から天端まで施工します。
地盤面は防湿措置を施します。

間柱

換気口
大引
仕上げ
（樹脂モルタルなど）

防湿コンクリート

防湿フィルム
基礎断熱材

基礎断熱の例2

気密パッキン

気密パッキン

断熱材は基礎との間に隙間が生じないように密着させる。
継目に隙間が生じた場合は現場
発泡系断熱材などで補修する。

土間コンクリートの上に木下地の床がある場合の例

サニタリー部
床下を配管スペースとする

防湿コンクリート

仕上げ（樹脂モルタルなど）

気密パッキン
気密パッキン

基礎断熱材
防湿フィルム18

1 階床と外壁の取合い①剛床とする方法

床合板を土台に直接釘留めし、外壁の防湿フィルムは、下地材のある部分で 30mm 以上の重ねをとるようにします。

（a）剛床とする方法 A
透湿防水シート（b）剛床とする方法 B
防湿フィルム

透湿防水シート
通気層

通気層
気密テープ
外装材

防湿フィルム防湿フィルム下端を下地材に
留め付ける

外装材

床合板

床合板

下地材
基礎断熱材

基礎断熱材
気密パッキン

1 階床と外壁の取合い

気密パッキン②先張りシートによる方法

先張りシートを土台に木材等で挟み付け釘留めします。
先張りシートを外壁部の防湿フィルムと下地のある部分で 30mm 以上の重ねをとるようにします。

土台と根太が直交
透湿防水シート
別張り防湿フィルム
通気層
外装材

床合板

根太受け材
基礎断熱材

先張り防湿シート
気密パッキン19

基礎断熱の例3

基礎内側を断熱する例
断熱材はコンクリート同時打込み、または後貼りで施工します。後貼り施工では、一液・無溶剤型変成シリコーン樹脂系接着剤などでボード状プラスチック系断熱材を貼付けます。
基礎の天端と土台の取合い部には、結露防止のため現場発泡断熱材を吹付けます。
現場発泡断熱材は、吹付け硬質ウレタンフォームA種3以外のものを使用します。
（吹付け硬質ウレタンフォームA種3は透湿抵抗が小さいため。）

間柱

換気口
大引
気密パッキン

断熱材は基礎との間に隙間が生じないように密着させる。
継目に隙間が生じた場合は現場
発泡系断熱材などで補修する。

現場発泡断熱材

基礎断熱材

基礎断熱の例4

断熱補強の例
基礎外周の間仕切り部や底盤部では、熱橋防止のために断熱補強をすることが望まれます。断熱補強は、基礎立ち上り部の断熱材と同等の厚さの断熱材を450mm程度の範囲に施工することが目安です。

基礎パッキン
気密パッキン

基礎断熱で外周部の基礎天端に板状の気密パッキン（H=20mm程度）を敷いた場合、内部の基礎立ち上り天端に、同じ高さの基礎
パッキンを敷くと、床下の空気が滞留するのを緩和できます。

断熱補強は450mm程度が望ましい20

桁上の断熱施工について◯桁上断熱工法のメリット
・建て方の段階で合板を施工するため、足場ができ作業効率・安全面が良くなります。
・必要断熱厚さに応じて屋根高さの位置を決めることが可能なので、厚い断熱にも対応することができます。
・使用する合板を天井の仕上げ材と兼用すれば、天井下地を省略することが可能となります。
・壁内気流が生じる住宅構造において、間仕切壁下部の気流止め対策が不要になり、断熱・気密施工を簡略化できます。
◯桁上断熱工法のデメリット
・小屋横架材に合板を張ることにより水平剛性を高くすることができますが、合板を打ち付けるために小屋梁を910mm間隔でかける必要があり、材積数が増加してしまうという問題点があります。

桁上断熱の例
屋根下地材
母屋

垂木
桁上断熱材
グラスウール

小屋束
気密テープ

合板

防湿フィルム気密テープ（小屋束取合い部）

小屋梁

21

桁上の断熱工法手順
断熱工法例

01
03

小屋梁などの上面に合板を施工します。
下地のある部分で継ぐか、実付のものを使用し、それ以外は、気密テープで目地処理を行います。

小屋束と合板上面の防湿フィルムの取合い部は、
気密テープで処理します。

02
04

合板の上面に防湿フィルムを連続して施工します。
フィルムの重ねは100mm以上取り気密テープで処理します。

断熱材を施工します。その後、屋根垂木、野地板など通常の屋根工事を行います。

22

タテ下地による方法
壁に対して鉛直方向に下地としての木材を施工する方法で、30×105mmの材を主に用いる例
間柱45(30)×105

柱105×105

通気胴縁

タテ下地
30×105

せっこうボード
防湿フィルム
高性能GW16K105
構造用合板
高性能GW16K105
透湿防水シート
通気層
外装材

胴差

ヒートブリッジの低減を考慮した工法として、タテ下地を躯体の軸とずらして施工することもできます。
柱105×105

間柱45(30)×105

防湿フィルム
通気胴縁
せっこうボード
防湿フィルム
高性能GW16K105
構造用合板
高性能GW16K105
透湿防水シート
通気層
外装材

23

タテ下地
30×105
受け材
土台

タテ下地による施工手順とポイント①躯体施工をします。
②合板／窓枠／横胴縁施工をします。
躯体の外気側に面材（合板）を打ち付け、先に開口部枠部分の下地とタテ下地を支える横胴縁（最上部、階間部、土台部）
3ヶ所を施工します。
③タテ下地施工 タテ下地を躯体の芯と同じ位置に打ち付けます。
④グラスウールを充填します。
⑤透湿防水シート／通気胴縁施工（外装材下地）します。
①躯体施工②合板／窓枠／横胴縁施工③タテ下地施工④グラスウール施工⑤透湿防水シート／通気胴縁施工■参考
タテ下地を打ち付ける際、木材の割れやビス打ち外れに対処するため、下記をご参考ください。
1）間柱に45×105を使用します。
2）タテ下地に30mm程度先穴をあけておき、パネルビスを打ちます。

パネルビス（セルフドリリング
ビス）

構造用合板

30mm程度間柱（45×105）

2）

間柱（45×105）

パネルビス（セルフドリリング
ビス）

構造用合板

30mm程度1）

タテ下地（45×105）

タテ下地（30×105）

通気胴縁

通気胴縁

24

タテ下地を躯体芯と同じ位置で打ち付けた場合の端部処理（a）躯体から外れたタテ下地

横桟処理する例
タテ下地455ピッチ

2740

開口部

端部のタテ下地は、打ち付けができないため、
このゾーンのみ
横桟455ピッチ施工

横桟
455
ピッチ

躯体芯から外れたタテ下地（b）一端部のタテ下地を躯体の芯からずらして処理する例◆グラスウール施工
端部や開口部周辺では、グラスウール充填幅が一般幅にならないので、充填幅に寸法調整（切断）して施工します。

タテ下地を端部へずらす（c）例(b)から一部タテ下地を省略する例◆打ち付け部分が少ない場合
タテ下地は、外装材を支える部材なので、打ち付けが少なく
強度が不安な箇所では、原則として横桟などの補強をします。
開口部周りは、場合によって45×105材を使用します。

省略するタテ下地

25

このゾーンのみ横桟を施工して補強

せき板の設置例
各部詳細と注意点

出隅・入隅（タテ下地の例）
出隅・入隅は、外装材を支える強度の必要性と通気胴縁の受け材の必要性などから、必要に応じて横桟補強をします。

（a）出隅部分（b）入隅部分
間柱

室内側

室内側
間柱
柱

柱

タテ下地
出隅
外気側

タテ下地

このゾーンのみ
横桟 30 105
補強（c）出隅部分のタテ下地例

入隅
外気側

このゾーンのみ
横桟 30 105
補強（d）横桟補強例

タテ下地

26

せき板の設置例
各部詳細と注意点

基礎周り（付加断熱105mmの例）（a）芯を20mmずらした例

20

75

基礎断熱材

75
150

75

気密パッキン75150

このようにすることで、付加断熱を支える幅が増え、断熱材や外装材の垂れ下がりを防げます。また、基礎断熱とすることで収まりも良くなります。
さらに、水切りや防蟻処理も注意が必要となり、住宅金融支援機構の木造住宅工事仕様書などに準拠して設計します。

（b）水切り位置を上げた例
通気胴縁受け材
2×6材

30×105
左図は、105mmの付加断熱を考慮して、水切り部材は2×6材を使用し、土台から上にあげた施工例です。
このようにすることで、土台部分の断熱欠損対策（ヒートブリ
ッジの軽減）と外装材が積雪により埋もれる事への対処として考えられます。
基礎断熱の採用は、床下空間が室内側となるため、防腐・防蟻剤が放散しない材料を選択することが望ましいです。
例えば、カーボンコート（塗装炭）など。

気密パッキン

基礎断熱材

27

せき板の設置例
各部詳細と注意点

開口部周り（付加断熱105mmの例）

タテ下地で施工した例
柱

窓台

開口部
縦胴縁（窓枠）30×105
タテ下地 30×105

タテ下地は躯体の芯（455ピッチ）に合わせてタテ下地を打つ事でグラスウールの幅が一定となり、施工し易くなります。そのため、開口部
周りでは開口部を支えるための縦胴縁（窓枠）と455ピッチで打ち付けたタテ下地が重なる場
合があります。
在来構法の付加断熱の場合、開口部横の縦胴縁（窓枠）とタテ下地、両方とも30×105材を用いれば、上図のように芯を合わせることが可能になります。

（a）開口部周りの施工例（b）開口部周りの施工例（c）室内側から見た窓取付け例（d）外気側から見た窓取付け例28

ヨコ下地による方法
壁に対して水平方向に下地としての木材を施工する方法で、30×105mmの材を主に用いる例
柱105×105

間柱45(30)×105

通気胴縁

転び止め

せっこうボード
防湿フィルム
高性能GW16K105
構造用合板
高性能GW16K105
透湿防水シート
通気層
外装材

胴差

ヒートブリッジの低減や木材の削減によるローコスト化などを考慮して、ヨコ下地材のピッチを大きくすることもできます。
ヨコ下地材ピッチ例

ヨコ下地
30×105455ピッチ

835ピッチ

ヨコ下地材

受け材
土台
外装下地の通気胴縁は24mm以上を推奨します。

29

防湿フィルムヨコ下地による施工手順とポイント①躯体施工。
②合板／窓枠／縦胴縁施工／ヨコ下地施工をします。
躯体の外気側に面材（合板）を打ち付け、先に両端部の縦胴縁と開口部枠部分の下地を施工します。
その後30×105mmのヨコ下地を土台から455mmピッチで打ち付けます。
③転び止め施工 開口部上下部分や強度が不安な箇所に転び止め（タテ下地）を施工します。
④グラスウールを充填します。
⑤透湿防水シート／通気胴縁施工（外装材下地）をします。
①躯体施工②合板／窓枠／横胴縁／ヨコ下地施工③転び止め施工④グラスウール施工⑤透湿防水シート／通気胴縁施工■参考例
ヨコ下地を打ち付ける際、木材の割れやビス打ち外れに対処するため、下記をご参考ください。
1）間柱に45×105を使用します。
2）ヨコ下地に30mm程度先穴をあけておき、パネルビスを打ちます。

パネルビス（セルフドリリングビス）

構造用合板

30mm程度間柱（45×105）

ヨコ下地

30mm先穴あけ
パネルビス打ちヨコ下地（30×105）
通気胴縁

30

付加断熱の施工手順（ヨコ下地の例）
断熱工法例

01

●面材の施工（1）入隅部の木下地がない部分に下地材（面材の受け）を取り付けます。
（2）面材を施工します。

02●水切りの施工例（例1）板金加工した水切りを設置する場合
土台に水切り台を設置します。
水切り台の上に横下地（付加断熱材の厚さに合わせた木材）を施工します。
水切りを板金加工して取り付けます。

水切り台

水切り
横桟

（例2）既製品の水切りを設置する場合
土台上に横下地（付加断熱材の厚さに合わせた木材）を施工します。
横下地に水切りを取り付けます。

水切り
横桟

31

付加断熱の施工手順
断熱工法例

03

●横下地、開口部の下地材の施工
付加断熱材の厚さに合わせた木材を施工します。
※付加断熱＠105mm以上施工する場合
開口部上下部分や強度が不安な箇所に転び止め（タテ下地）を施工します。

04●開口部の施工05●グラスウールの施工

付加断熱材
グラスウール32

付加断熱の施工手順

06

透湿防水シート●透湿防水シート、通気胴縁、外装材の施工

通気胴縁（1）グラスウールの上に透湿防水シートを施工

入隅部分通気胴縁します。シートは100mm以上重ね、防水テープで留めつけます。シートの下端は土台
水切板金の立ち上がり部分の上にかぶせて納めます。
（2）透湿防水シートの上に通気胴縁を取り付けます。
（3）外装材を取り付けます。この際、通気層の上下端をふさがないように注意します。

外装材
出隅部分通気胴縁

下地材のビス留め・ピッチについて
推奨ビス
壁施工例
外 通
装 気
材 胴
縁

断熱材
ヨコ下地
通気胴縁固定用釘

構
造
用
合
板

柱・間柱

A

※1．外装材の種類例を記載していますが、メーカーによって異なる場合がありますので、 必ず㎡あたりの重量をご確認ください。
※2．推奨ビスピッチは、パネリードⅡ＋を用いた場合のみに適用されます。たとえ酷似した規格製品であっても、パネリードⅡ＋以外は適用外となりますのでご注意ください。
※3．本推奨ビスピッチは、
シネジック（株）社の参考値を記載しています。

ビスに関するお問い合わせ

ホームページ http://www.synegic.co.jp/
本社

33

TEL 022-351-7330(代)

FAX 022-351-7335

タテ下地の場合

諸条件
タテ下地寸法：45 105mm

タテ下地間隔：＠455mm

タテ下地留め
ビスピッチ

：下表参照

通気胴縁

：18 45mm

通気胴縁留め用釘：N50釘

通気胴縁留めピッチ：タテ下地留め用
ビスと同じ間隔

タテ下地固定用ビス：パネリードⅡ＋
P6 150Ⅱ＋

タテ下地＠455mm（桟間に断熱材）

タテ下地固定用ビス（パネリードⅡ＋）

外装材

構造用合板
通気胴縁固定用釘

柱

通気胴縁 t=18（通気層）

防湿フィルム

透湿防水シート

推奨ビスピッチ（タテ下地ビス留め間隔）㎡あたりの外装材の重量

推奨ビスピッチ［mm］〜16kg/㎡（金属サイディング、軽い窯業系サイディング等）〜32kg/㎡（重い窯業系サイディング、軽量モルタル等）〜48kg/㎡

910
910
455

（モルタル、タイル等）

ヨコ下地の場合

諸条件
ヨコ下地寸法：45 105mm

ヨコ下地間隔：下表参照

ヨコ下地留めビスピッチ：＠455mm

通気胴縁：18 45mm

通気胴縁留め用釘：N65釘

通気胴縁留めピッチ：ヨコ下地留め用
ビスと同じ間隔

ヨコ下地固定用ビス：パネリードⅡ＋
P6 150Ⅱ＋

断熱材（付加断熱）

ヨコ下地＠455mm

外装材

ヨコ下地固定用ビス（パネリードⅡ＋）
構造用合板

通気胴縁固定用釘

柱
通気胴縁 t=18（通気層）

防湿フィルム

透湿防水シート

推奨ビスピッチ（ヨコ下地間隔）㎡あたりの外装材の重量〜16kg/㎡（金属サイディング、軽い窯業系サイディング等）〜32kg/㎡（重い窯業系サイディング、軽量モルタル等）〜48kg/㎡（モルタル、タイル等）

推奨ビスピッチ［mm］
910
455
303

34

外壁の断熱施工について◯断熱材を土台・胴差に突き当たるまで充填します。
◯断熱材を充填後、防湿フィルムを張ります。
柱や間柱の見附面にタッカーで留め、その上からせっこうボード等の面材で押さえます。
◯天井野縁を先に組んでしまうと、壁の断熱施工がしにくく防湿フィルムも連続されないので、天井野縁を組む前に、必ず外壁の断熱材の充填を完了させます。

せっこうボード

2階壁
防湿フィルム1階壁
防湿フィルム

壁断熱材
グラスウール

外壁の断熱施工のポイント

35

Point1

柱と間柱・間柱と間柱用の柱間隔に応じた製品を用います。

Point2柱の外側に透湿防水シートを施工する場合（面材を施工しない場合）は、断熱材を押し込み過ぎると通気層をふさぐ原因となるので、注意が必要です。

Point3

防湿フィルムの重ね代は、木下地のある部分で30mm以上の重ねを取るようにします。

外壁の断熱施工手順
断熱工法例

01
03

柱間にグラスウール断熱材を充塡します。
柱間隔に応じた製品を使用します。

02

幅詰めが必要な場合は、内寸＋3～5mm
程度、長さ詰めが必要な場合は、内寸+10～20mm程度を目安に切断します。

断熱材施工後、防湿フィルムを張ります。
柱や間柱の見附面にタッカーで200mm
間隔で留めていき、その上からせっこう
ボード等の面材で押さえます。

防湿フィルム重ね部分

押さえ材例

せっこうボードか乾燥木材で押さえます。
縦方向の繫ぎ目においても同様に施工します。

壁断熱材
グラスウール

壁断熱材
グラスウール

防湿フィルム※重ね代は、30mm以上取り、
せっこうボード等で押さえます

せっこうボード等

乾燥木材

36

1 階床と外壁の取合い
外壁の下端部は、防湿フィルムを 30mm 以上床合板の上に折り曲げて留め付けます。
床合板に折り曲げられない場合は、乾燥木材や気密テープで押さえる方法も可能です。

例1

防湿フィルムを床合板に折り曲げる方法※30mm以上床合板に折り曲げ留め付けます
床用グラスウールボード
（大引間）

例2

防湿フィルムを乾燥木材に留め付ける方法
乾燥木材
床用グラスウールボード
（大引間）

床合板

床合板

床仕上げ材

床仕上げ材

※防湿フィルムを30mm以上乾燥木材に留め付けます例3

防湿フィルムを気密テープで留め付ける方法
乾燥木材

気密テープ
床用グラスウールボード
（大引間）
床合板
床仕上げ材

※気密テープの接着面は30mm以上です37胴差まわりの取合い
胴差まわりは、上下階の防湿フィルムが乾燥木材を介して連続するように施工します。

例1

せっこうボードで押さえる方法（2階床が剛床の場合）

例2

乾燥木材で押さえる方法（2階床が根太床の場合）

せっこうボード

せっこうボード

防湿フィルム防湿フィルム
床合板

重ね30mm以上

受け材

床仕上げ材

先張りシート
押さえ材（乾燥木材）
重ね30mm以上

重ね30mm以上
胴差（乾燥木材）

胴差（乾燥木材）

防湿フィルム防湿フィルムせっこうボード

せっこうボード

平面 L 字の取合い部
L 字（出隅）の取合い部は、せっこうボードの受け材の見込み寸法が、柱の見込み寸法より小さい場合は、外側に断熱欠損が起こらないように断熱材を入念に施工してください。または、ボード受け材の見込み寸法を柱と同じ見込み寸法にする方法もあります。

例1

例2
せっこうボード

せっこうボード

防湿フィルム防湿フィルム

受け材

受け材

室内側

外気側

断熱材が欠損しないように入念に施工します

室内側

外気側

受け材の見込みは柱と同寸が望ましい38

防湿フィルムの納まり

例1

前述のまとめせっこうボードによる押さえ
胴差・桁に30mm以上
重ねます

重ね30mm以上
せっこうボード

せっこうボード

防湿フィルムグラスウール断熱材
重ね30mm以上

床仕上げ材
床合板

床用グラスウールボード
（大引間）

例2

防湿フィルム

床合板の上に30mm以上
折り曲げて留め付けます

乾燥木材による押さえ
防湿フィルムの縦方向の継目においても、天井ふところや小屋裏のせっこうボードで押さえられない部分は、乾燥木材で押さえます。
壁のせっこうボードより天井野縁の施工が先行する場合は、下記の方法になります。
胴差・桁に30mm以上
重ねます

重ね30mm以上

乾燥木材

せっこうボード
防湿フィルムグラスウール断熱材
重ね30mm以上

せっこうボード
防湿フィルム

床仕上げ材
床合板

床用グラスウールボード（根太間）

床合板の上に30mm以上
折り曲げて留め付けます

乾燥木材
防湿フィルムの縦の継目を乾燥木材で押さえます39

筋交いまわりの施工方法
筋交いまわりは、とても煩雑になりやすいところです。丁寧に施工しましょう。
断熱材の施工不良が生じやすいので、筋交いを外壁ではなく内壁（間仕切り壁）に設置するか、もしくは面材による耐力壁にすることが望まれます。

筋交いの断熱施工手順
断熱工法例

01
03

筋交いの後ろを通して、裏側に断熱材を充填します。

02

筋交いのところまで断熱材に切り込みを入れ、押し込まれている断熱材を筋交いと同面になるように盛り上げます。

断熱材施工後、室内側から防湿フィルムを張ります。柱や間柱の見附面にタッカーで200mm間隔で留め付けます。防湿フィルムの重ね部分は、木下地のある部分で、30mm以上の重ねを取るようにします。
その上からせっこうボード等の面材で押さえます。

20０mm
せっこうボード
防湿フィルム真壁

断熱材を充填した後、4周のボード受け材に、防湿フィルムを留め付けます。
断熱材の幅と長さが大壁と異なりますので注意が必要です。

受け材30mm以上30mm以上30mm以上防湿フィルムせっこうボード40横胴縁、横桟
下図のような横胴縁を施工する場合は、横胴縁の後ろ側に断熱材を充填します。
断熱材と横胴縁が同面になるように断熱材に切れ目を入れて盛り上げます。
その後、防湿フィルムを施工します。
間柱

横胴縁の上下で断熱材に切れ目を入れ、断熱材が横胴縁と同面になるように盛り上げます。
横胴縁

せっこうボードを柱に直張りせず、横胴縁を施工し柱面よりふかして張る場合は、防湿フィルムの縦方向の継目の部分に、乾燥木材を留め付けます。

乾燥木材
防湿フィルムの縦の継目を乾燥木材で押さえます。

41

開口部まわりの断熱材施工方法 1
開口部の上下は、胴差・桁からまぐさ間、および窓台から土台間に寸法を合わせて切断した断熱材を外壁と同じ施工方法で充填します。

開口部まわりの断熱施工手順

01

幅詰めが必要な場合は、内寸＋3～5mm
程度、長さ詰めが必要な場合は、内寸+10～20mm程度を目安に切断します。
内寸02

断熱材施工後、室内側から防湿フィルムを張ります。柱や間柱の見附面にタッカーで200mm間隔で留めていき、その上からせっこうボード等の面材で押さえます。

せっこうボード
内寸

20０mm

内寸+10～20mm

03

内寸+3～5mm

防湿フィルム防湿フィルムの重ね部分は、木下地のある部分で、30mm以上の重ねを取るようにします。

30ｍｍ以上

断熱材の切断■幅方向の切断
断熱材を躯体間の寸法幅より3～5mm程度
長く残して切断する。
必要な幅

切断位置は、3～5mm
程度長い位置とします。

■長さ方向の切断
断熱材を躯体間の長さ寸法より10～20mm程度
長く残して切断する。
必要な長さ

切断位置は、10～20mm
程度長い位置とします。

42

開口部まわりの断熱材施工方法 2
サッシを取り付けた後、まぐさや柱・間柱とサッシ本体や額縁との隙間には、断熱材の端材を詰めたり、現場発泡断熱材で隙間を塞ぎます。
防水テープ（両面粘着）
胴縁
透湿防水シート
通気層
構造用合板

スペーサー

外装材

隙間

サッシ本体

隙間には断熱材の端材を詰めたり、現場発泡断熱材で塞ぎます。
せっこうボード 防湿フィルム

開口部まわりの気密施工
開口部まわりは特に隙間が生じ易い箇所なので、気密に十分注意が必要です。
防水テープ（防水気密テープ）をサッシの四周のフィンの上から貼り、外壁の気密層と連続させます。

1）充填断熱工法「防湿フィルム～乾燥木材（柱）～防水テープ～サッシのフィン」で、気密層が連続するように施工します。
防水テープ（両面粘着）
構造用合板
通気層

防水テープ
（両面粘着）

透湿防水シート

外装材
先張り防水シート
防水テープ（片面粘着）

せっこうボード

43

透湿防水シート
防湿フィルム

防湿フィルム

開口部まわりの気密施工手順
断熱工法例

01

窓台に先張り防水シートを施工します。

サッシ上部・左右02

サッシ枠を躯体に取り付けます。

サッシ上部・左右

サッシ枠

サッシ下部
先張り防水シート03

防水テープを下→左右たて→上の順に施工します。
下：防水テープ（片面接着）
左右たて・上：防水テープ（両面接着）

サッシ上部・左右防水テープ（両面接着）

サッシ下部

04

防水テープ
（片面接着）

透湿防水シート

サッシ上部・左右

サッシ下部

サッシ下部

壁面に透湿防水シートを施工します。
サッシ下は、透湿防水シートを先張り防水シートの下に差し込みます。

透湿防水シート（先張り防水シートの下に差し込む）

44

間仕切壁の施工について
・床断熱工法の場合、外壁部分と同様に間仕切壁でも気流止めが必要です。
間仕切壁より床合板の施工が先行したり、先張りシートを施工することで、気流止めができます。
・基礎断熱工法や大引間で断熱することによって床合板を気流止めとしたり、桁上断熱工法などして、間仕切壁内の気流を防止する方法もあります。

間仕切壁上下端部の断熱・防湿処理の考え方

母屋桁

C-3 桁上断熱の場合
防湿・断熱の欠損

間仕切壁受け材

C-2 基礎断熱の場合

壁内通気の存在
間仕切壁受け材

C-1 大引間断熱の場合（a）在来木造構法等の問題点

45（b）間仕切壁の改良方法（c）断熱方法による
改良方法

MEMO

46

天井の断熱施工について
野縁施工後、断熱する天井（最上階および下屋部分）には、グラスウール
断熱材を敷き込むかまたは、ブローイ
ングを吹き込み施工します。ブローイ
ングの施工は専門業者が行ないます。

天井断熱材
グラスウール
せっこうボード

防湿フィルム

先張りシート

2階壁
防湿フィルム1階壁
防湿フィルム

壁断熱材
グラスウール

天井の施工のポイント

47

Point1

防湿フィルムは、JIS A 6930に適合する厚さ0.2mm以上のものを推奨します。

Point2

外壁の先行施工
天井を先に施工すると、外壁の断熱施工が難しく、防湿フィルムも不連続になる恐れがあるため、天井の野縁を組む前に、外壁の断熱施工をします。
外壁と天井野縁の取合い部は隙間が生じやすい箇所ですので、注意してください。

Point3

照明器具は、断熱層や防湿層の欠損を防ぐためにシーリング（直付け）式照明器具を使用することを推奨します。やむを得ず埋め込み式の照明器具を使用する場合は施工方法、断熱材の熱抵抗にあった器具を取り付けてください。

外壁と天井野縁の取合い部 工法例1

外壁のせっこうボードと野縁との間にシール材を入れる方法

天井断熱材グラスウール
又は吹込み用グラスウール

重ね30mm以上
壁断熱材
グラスウール
防湿フィルムせっこうボード（桁まで張り上
げる）

ブチル
コーキング

外壁と天井野縁の取合い部 工法例2

せっこうボード

外壁のせっこうボードと野縁との間に先張りシートを挟み込む方法

天井断熱材グラスウール
又は吹込み用グラスウール

重ね30mm以上
壁断熱材
グラスウール
防湿フィルムせっこうボード（桁まで張り上げる）

先張りシート

せっこうボード

48

断熱工法例

勾配天井の断熱

母屋と野縁の間が狭くなると、必要な断熱厚さが確保されないので、天井ふところの高さに注意します。
通気層
面戸で通気層を塞がないこと

壁断熱材
グラスウール
防湿フィルムせっこうボード（桁まで張り上げる）

野縁
防湿フィルムせっこうボード
ブチルコーキング

吊り木
天井断熱材グラスウール
又は吹込み用グラスウール

せき板の設置例
埋込み照明器具まわり
断熱する天井に設ける照明器具は、断熱層や防湿層の欠損を防ぐためにシーリング（直付け）式照明器具を使用することを推奨します。やむを得ず埋め込み式の照明器具を使用する場合は施工方法、断熱材の熱抵抗にあった器具を取り付けてください。詳細はメーカーにお問い合わせください。
・SB形：敷込み工法、吹込み工法に対応（共に熱抵抗R=6.6［㎡・K/W］以下）

・SGI形 ：敷込み工法（熱抵抗R=6.6［㎡・K/W］以下）
・M形

49：断熱施工の天井には不可天井の断熱施工手順
断熱工法例

01

外壁のせっこうボードと野縁の接地位置にブチル
コーキングを施工します。その後、野縁を組みます。

02

野縁の上にグラスウールをしっかりと突き付け断熱層が連続するように施工します。
吊り木周りは、すき間ができないようにグラス
ウールに切り込みを入れて吊り木を包むようにします。

野縁ブチルコーキング03

野縁の下に防湿フィルムを施工します。
防湿フィルムに破れが生じた場合は気密テープ
でふさぎます。

04

天井の防湿フィルムを途中で継ぐ場合は、
野縁等の木下地のある部分で30mm以上重ねてタッカーで留め付けます。
その後、せっこうボード等の面材で押さえます。

せっこうボード

気密テープ

05

30ｍｍ

間仕切壁と天井の取り合う部分は、間仕切り壁の柱と間との間に乾燥木材の気流止めをあらか
じめ取り付けておきます。
天井の防湿フィルムはこの位置で30mm以上
折り下げておき、その上からせっこうボード等の面材で気流止めとはさみ付けて押さえます。

30ｍｍ以上防湿フィルム
気流止め(乾燥木材)

50

断熱工法例

間仕切り壁の柱・間柱を先行する場合の例

1）天井の取合い部は、間柱があるため天井の断熱材が不連続になりがちです。天井の断熱材を施工する前に、
野縁を組むラインに気流止めとして乾燥木材を留め付け、気流止めの上部の断熱材を施工します。
間仕切り壁があると天井の断熱材が途切れてしまうので、気流止めの上部にも断熱材を施工します。

野縁位置
乾燥木材
断熱材

乾燥木材

2）その後、天井の断熱材を隙間なく敷き込み、野縁の下に別張り防湿フィルムを施工し、せっこうボード等で押さえます。

乾燥木材
野縁

防湿フィルムせっこうボード
防湿フィルム

乾燥木材

天井断熱材グラスウール
又は吹き込み用グラスウール

気流止め：乾燥木材（間柱に取り付ける）

壁断熱材
グラスウール
防湿フィルムせっこうボード

防湿フィルムブチル
コーキング
せっこうボード［外壁と天井の取合い部分］

51※間仕切壁では、天井の防湿フィルムは30mm以上
折り下げる。
この後、仕上材のせっこう
ボード等の面材で押さえる。

［天井と間仕切壁の取合い部分］

天井と間仕切り壁の取合い部分例

01

天井防湿フィルムを先行する場合

防湿フィルム02

先張りシートを利用する場合

天井断熱材グラスウール

100mm以上

防湿フィルム（継ぎ目では30mm以上の重ねを確保）

先張りシート

せき板の設置例
厚い断熱の場合、天井断熱材により小屋裏換気経路がふさがれないように、該当する部分にせき板を設置するなどの工夫が必要です。なお、せき板は透湿性のある材料を使用します。

せき板の設置例

せき板：ボードまたはシート

防湿フィルム

吹込み用グラスウール
又は天井断熱材グラスウール

壁断熱材
グラスウール52

せき板の設置例
小屋裏換気の必要性
小屋裏換気には、3 つの役割があります。
・小屋裏で発生する結露を防止すること。
・屋根のすがもれやつららなどの屋根雪障害を防止すること。
・夏の防暑対策。
換気方式には、軒天換気方式と棟換気併用軒天換気方式、軒天換気と妻換気併用方式などがあります。
棟換気は、換気量を多く得ることができるため、軒天のみの換気方式に比べて、軒天の換気孔の必要面積が少なくなります。
小屋裏換気孔の面積は、断熱方法・屋根形状に応じて、天井見附面積に対して、表 1 に示す小屋裏換気孔の設置が必要です。
なお、本表では、軒天換気と妻換気を併用する場合は棟換気併用軒天換気方式の欄の値を用います。
M 型屋根の場合や小屋裏面積が大きい場合には、必要な開講面積を確保できない場合があります。
換気部材の有効開講面積を確認したうえで、確保されているかの計算を行います。

棟換気併用軒天換気方式の例

表1. 屋根形状・小屋裏換気方式ごとの換気孔面積比
天井見付面積に対する小屋裏換気孔の面積比
勾配屋根（落雪屋根および雪止め金具などを用いる勾配屋根）
軒天換気方式
棟換気併用
軒天換気方式

天井断熱方式

屋根断熱方式1／290以上

1／240以上
1／1200以上

棟換気孔
軒天換気孔

1／1200以上

1／720以上

表2. 有効開口面積を求めるための係数
換気部材の種類

棟換気換気孔
部材

棟換気部材

53

実開口面積に乗じる係数

軒天用有孔ボード（孔径5mm）

0.15

防虫網（3mmメッシュ）・
ガラリ付換気部材

0.15

ガラリ付換気部材

0.30

パンチングメタル部材

0.30

積層プラスチック換気

0.40

積層プラスチック換気

0.20

M型屋根
（フラット屋根）1／360以上

有効開口面積と実開口面積
表1に示す数値は、下図.01に示す天井見附面積に対する換気孔の「有効開口面積」の割合を示す。有効開口面積とは換気孔の通気抵抗などを考慮したもので、カタログに表示されている「実開口面積」より小さな値になるのが一般的です。実開口面積しか表示されていない場合は、換気孔の種類に応じて、実開口面積に表2に掲げる係数を乗じたものを有効開口面積として換気設計を行います。

図．各小屋裏換気方式の天井見付面積の取り方

01

軒天換気方式

天井見附面積02

天井見附面積

天井見附面積

天井見附面積

天井見附面積棟換気併用軒天換気方式

天井見附面積軒天換気と妻換気を併用する場合

54

外気に接する床の断熱施工について◯施工方法
根太間断熱の場合は、2階の床合板を張る前に断熱材を施工します。床用グラスウールボードを受け材の上に施工します。
床梁間断熱の場合は、下から断熱材を施工することも可能です。気流止めについては、1階床と同じ方法です。
◯湿気の排出を妨げないようにし、かつ、軒裏が外気に解放されている場合に限り、防湿フィルムを省略することができます。

外気に接する床の断熱施工のポイント

Point

55

軒天換気を必ず確保してください。
断熱層の下側は、湿気の排出を妨げない構造にします。

外気に接する床と下階壁の取合い部分

例1

根太間断熱の例

2階壁防湿フィルム
外壁
床用グラスウールボード

通気層

防湿フィルム

透湿防水シート

床合板

構造用合板
気流止め
（乾燥木材）

気流止め（乾燥木材）

受け材

通気
せっこうボード

1階壁防湿フィルム

外気に接する床と下階壁の取合い部分

例2

床梁間断熱の例

2階壁防湿フィルム
外壁
床用グラスウールボード

通気層

防湿フィルム

透湿防水シート

床合板

構造用合板

受け材

通気
せっこうボード

1階壁防湿フィルム56

外気に接する床の断熱施工手順
断熱工法例

01

大引きの間に受け材を施工します。

大引き

受け材

03

57

押し込み過ぎに注意して、二層目を施工します。

02

一層目の床用グラスウールボードを施工します。

MEMO

58

下屋の断熱施工について◯下屋にも天井をつくり断熱防湿を行い連続性を確保します。
下屋の室内が浴室の場合も、先行して断熱防湿を行います。
◯下屋部分の先張り防湿シートの施工例
下部に間仕切壁がある場合とない場合、基本的な違いはありません。
ただし、1階が大きな部屋となる場合は、中央部分にむくりをもたせることが多いので、下がり壁を天井下地から独立して構成し、天井下地は多少逃げをもたせた方が良いでしょう。

下屋天井と外壁の取合い部分

2階床が剛床の場合

下がり壁下地外壁断熱材
グラスウール

下屋天井断熱材
グラスウール

2階壁防湿フィルム

床合板

下がり壁胴差先張りシート
下がり壁断熱材
グラスウール

下屋天井防湿フィルム
ブチルコーキング59

天井野縁※先張りシートと下屋天井防湿
フィルムは30mm以上重ねをとり、せっこうボード等で押さえる。

下屋天井と外壁の取合い部分

先張りシートを用いた場合

外壁断熱材
グラスウール
2階壁防湿フィルム

下がり壁下地※先張りシートと2階壁の防湿フィルムは30mm以上重ねをとり、せっこうボード等で押さえる。

下屋天井断熱材
グラスウール

床合板

下がり壁胴差先張りシート
下がり壁断熱材
グラスウール

下屋天井防湿フィルム
ブチルコーキング

天井野縁※先張りシートと下屋天井防湿
フィルムは30mm以上重ねをとり、せっこうボード等で押さえる。

60

下野の断熱施工手順

01

1階天井野縁の高さに合わせて、下屋の下がり壁と天井野縁をつくります。

02

下がり壁にグラスウールを充塡します。

下がり壁胴差先張りシート
下がり壁

03

天井野縁

野縁の上にグラスウールを隙間なく敷き込みます。
野縁の下に防湿フィルムを施工します。

04

先張りシートと下屋天井防湿フィルムは30mm以上重ねてタッカーで留め付けます。
その後、下がり壁と天井野縁をせっこう
ボード等の面材で押さえます。

防湿フィルム

下屋部分の先張り防湿シートの施工例（a）下階天井にむくりが無い場合 （b）下階天井にむくりがあり、桁と床の高さが異なる場合（c）下階天井にむくりがあり、桁と床の高さが同じ場合

2階壁防湿
フィルム

2階壁防湿
フィルム

2階壁防湿
フィルム

先張り防湿
シート

先張り防湿
シート

防湿フィルム下がり壁は、天井下地と独立して構成1階天井別張り防湿
フィルム

61

1階天井別張り防湿
フィルム

1階天井別張り防湿
フィルム

MEMO

62

屋根の断熱施工について◯母屋や棟木の部分には、先張りシートを施工しておきます。
◯屋根は必要な断熱材の厚さに応じた垂木のせいとする必要があります。
◯屋根断熱の場合、断熱材の屋外側に通気層が必要なので、通気層の厚さも考慮する必要があります。
野地板の内側に通気層確保部材を施工します。

外壁と屋根の取合い部分［A-A′
断面］

野地板
通気層
通気層確保部材（防風層）※木下地のある部分で
重ねをとる

屋根断熱材
グラスウール母屋

防湿フィルム※木下地のある部分で
重ねをとる

（通気）

ころび止め

※桁の部分で外壁の防湿フィルムと重ねをとる

野地板
通気層

垂木

防湿フィルム63

先張りシート（幅400mm程度）

通気層確保部材(防風層)

垂木間隔：455

屋根断熱材
グラスウール

屋根の断熱施工手順
断熱工法例

01

03

通気層確保部材を施工します。

02

グラスウールを充塡します。

防湿フィルムを張り、せっこうこうボード等の面材で押さえます。
防湿フィルムの重ねは、木下地のあるところで30mm以上取るようにします。

64

配管、コンセント等
配管、配線の貫通部分
設備の配管や配線が、防湿気密層を貫通する部分の処理には、下記のような方法があります。

1. スリーブ

01

受け材を施工し、換気ダクトのスリーブを取り付けます。受け材とスリーブの隙間は、現場発泡断熱材等で充填します。

防湿フィルムを
くり抜きます

現場発泡断熱材

2. フランジ付きスリーブ

01

透湿防水シート

フランジ付きスリーブを使用する場合は、外気側から施工します（室内側から施工すると、フランジの部分が熱橋になり結露を生じる恐れがあります）。外気側の透湿防水シートを施工した後、フランジ付きスリーブを予め開けておいた穴に差し込み
ます。

65

02

防湿フィルムを張り、スリーブ部分の防湿フィルムをくり抜きます。ダクトまわりに気密テープを貼り防湿フィルムと連続させます。

02

フランジ付きスリーブを固定
しフランジの周囲と透湿防水シートを気密テープで貼り合わせます。
室内側の施工は、上記【1．
スリーブ】と同様です。
気密テープ

フランジ付きスリーブ

コンセント、スイッチボックス
外周壁に設置されたコンセントやスイッチボックス部分の処理には、下記のような方法があります。
（イ）専用の気密コンセントボックスを使用する。

（ア）プラスチック成形品を使用する。

専用の気密コンセントボックス

プラスチック成形品

コンセントの防湿気密処理手順（電気配線が先行する場合）
断熱工法例

01

02

プラスチック成型品を取グラスウールを付け、その中にコンセン

プラスチック成型品の裏トボックスを施工し配線を通します。

側に充填します。

コンセントボックス

プラスチック成型品の配線周りは気密テープで処
理します。

03
プラスチック成型品に沿ってカッターで切れ目を入れ、グラスウー
ルをはぎ取ります。
はぎ取るグラスウール
は、プラスチック成型
品の厚みを目安にします。

気密コンセント
ボックスカバー04

防湿フィルムプラスチック成型品に合わせて防湿フィルムをカットし、プラスチック
成型品のつばとその周りの防湿フィルム
を気密テープで処理し、防湿層を連続させます。

気密テープ

66

ユニットバス部分の断熱施工について◯浴室にユニットバスを使用する場合、工程上かなり早い時期に搬入されます。ユニットバスが先に設置されてしまうと、ユニットバスに面した外壁や天井に断熱材を充填することが難しくなってしまい、
結果的に断熱欠損となる場合があります。従って、浴室周りの断熱工事は、ユニットバスの搬入前に済ませてしまうことが大切です。
◯浴室の床が外気に接する土間床の外周にあたる場合は、基礎断熱を行います。一方、ユニットバスの
浴槽下部の床に相当する部分が断熱されている場合、外壁・床との取合い部に気流止めが設置され、床下換気を確保することで土間床外周部の断熱を省略することができます。
基礎断熱を行う場合
透湿防水シート
通気層
外壁材

せっこうボード等
防湿フィルム

気密テープ

気密テープ

その他の土間
床外周部

気密パッキン

外気に接する
土間床外周部
基礎断熱材

基礎断熱を省略する場合
透湿防水シート
通気層
外壁材

通気パッキン

防湿フィルム

気密処理

気密処理

断熱された
浴槽

通気パッキン

外気に接する
土間床外周部断熱された浴槽と外壁や間仕切り壁との間を気密処理する（気密テープなど）

67

土間床部分の断熱施工について◯玄関・勝手口の土間床部では、土台に気密パッキンを施工します。
◯玄関・勝手口の土間床部分の断熱は省略することができます。
断熱施工する場合（イ）玄関・土間床（4～7地域）（ア）玄関・土間床
玄関ドア

気密テープ

気密パッキン

玄関土間（タイル等で仕上げ）

玄関ドア

気密テープ

気密パッキン

玄関土間（タイル等で仕上げ）

断熱施工を省略する場合
玄関ドア

気密テープ

気密パッキン

玄関土間（タイル等で仕上げ）

68

土台先張りシートの施工について
根太工法において、床根太の設置後では連続した防湿フィルムの施工ができなくなるため、床根太と土台・胴差の取合い部分にあらかじめ防湿フィルムを張っておきます。この部分のフィルムを「先張りシート」と呼びます。
土台部分の先張りシートは、壁内部に床下の冷たい空気が入らないための気流止めの役割を担います。

根太掛け（シート材押さえ材）
通気パッキン(または換気口を
設ける)

土台先張り
シート
根太掛け
（シート材
押さえ材）

土台先張りシートの施工のポイント

Point1

土台先張りシートは、JIS A 6930に適合する厚さ0.2mm以上の防湿フィルムを推奨します。

Point2

土台先張りシートは、幅30cm程度のものを使用します。
根太の施工前に土台側にタッカーで留めていきます。
シート下は、シート押さえ材または根太掛けで土台とはさみ付けて押さえます。

69

1階床と外部の取合い部分

01 土台と根太が平行

02 土台と根太が直交

先張りシート

先張りシート

根太

根太（先張りシートの後に施工）（先張りシートの後に施工）

通気パッキン

通気パッキン
根太掛け

根太掛け

（シート押
さえ材）

（シート押さえ材）

03

大引

土台先張りシート

通気パッキン

気密テープ

気密テープ

根太掛け
（シート押さえ材）

施工イメージ70

胴差先張りシートの施工について
根太工法において、床根太の設置
後では連続した防湿フィルムの施工ができなくなるため、床根太と土台・胴差の取合い部分にあらかじめ防湿フィルムを張っておきます。
この部分のフィルムを「先張りシート」と呼びます。

胴差先張り
シート

根太掛け

胴差先張りシートの施工のポイント

71

Point1

防湿フィルムは、JIS A 6930に適合する厚さ0.2mm以上のものを推奨します。

Point2

先張りシートは、幅40cm程度のものを使用します。
床根太の施工前に土台・胴差側にタッカーで留めていきます。

Point3

床根太の端部は、土台・胴差に乗せかけるのではなく、先張りシートの上から根太掛けを取付けて、それに乗せるようにします。

胴差先張りシート梁貫通部の処理手順

01

胴差周りにシートをタッカーで留め付けます04

気密テープの幅にシートをカットします

0205

2階床と外壁の取合い部分

シートをY字にカットします気密テープを張ります

0306

シート納めを行います

シートの継ぎ目部分( 他と同様の納め方で行う )施工イメージ

胴差と根太が直交
根太（先張りシートの後に施工）

根太掛け（シート押さえ材）
胴差先張りシート72

防湿フィルムの施工方法
横張り吊り下げ施工※半折れタイプのフィルムを使用した例

壁の施工 手順の例

01

壁の幅に合わせフィルム※をカットし、胴差へ折り返し部分をタッカー留め後、フィルムを広げ床へ30mm以上折り返す。

30㎜
以上【フィルムの持ち方】

02

フィルムを必ず下地へ重ね代を30mm以上確保し、入隅はボード受け材へシワにならない様タッカー留めする。
【フィルム
【シート
折り返し部分】折り返し部分】30㎜以上

防湿フィルムシート横張り吊り下げ※半折れタイプのフィルムを使用
30㎜
以上

03

気密テープ

梁部分のフィルムの線部をY字にカットし、胴差側へ持ち上げテープ処理する。
Y 字にカット

04

30㎜
以上

入隅床のフィルムをカット後、床合板へテープ処理をする。
線部をカットするフィルム同士を重ね合わせる

カット後テープ処理する

梁部分をテープ処理

気密テープ

P73～P76に掲載の図は日本住環境株式会社の「気密部材カタログ vol.3」より許諾を得て転載。

73

ボード
受け材

縦張り吊り下げ施工 ※ストレートタイプのフィルムを使用した例
壁の 施工手順の例

01

胴差へフィルム※を30mm以上重なるように
タッカー留め、床も30mm以上折り返しカットする。

30㎜
以上【フィルムの持ち方】

02

フィルムを必ず下地へ重ね代を30mm以上確保し、入隅はボード受け材へシワにならない様タッカー留めする。
【シート
【フィルム
折り返し部分】折り返し部分】30㎜以上

防湿フィルムシート横張り吊り下げ※ストレートタイプのフィルムを使用
30㎜
以上

03

気密テープ

梁部分のフィルムの線部をY字にカットし、胴差側へ持ち上げテープ処理する。
Y 字にカット

04

30㎜
以上

ボード
受け材

入隅床のフィルムをカット後、床合板へテープ処理をする。
線部をカットする

カット後

フィルム同士を重ね合わせる

梁部分をテープ処理

テープ処理する

気密テープ

74

防湿フィルムの施工方法2
フィルムのカット方法
梁の取合い部

01

梁部分の線部をY字にカットする。

02

フィルムを胴差側へ持ち上げテープ処理する。

気密テープ

防湿シート

梁部分をテープ処理

床のコーナー部

01

入隅部分の

防湿シート

75

線部をY字にカットする。

02

フィルム同士を重ね合わせ、テープ処理する。

テープ処理するフィルムのカット方法
開口部周り

01

線部をカットする。

02

四周をテープ処理する。

気密テープ

防湿シート

配管周り

01

配管の大きさに合わせてフィルムを等分にカットする。

02

カットした部分に配管を通しテープ処理
する。

気密テープ

防湿シート

76

MEMO

77

石油系溶剤の一部を植物油に置き換えたベジタブルオイルインキを使用し、VOC（揮発性有機化合物）を削減し、大気保全に配慮しています。

詳細につきましては、弊社ホームページのお問い合わせ、または各支店・営業所までお問い合わせください。

ISO14001認証

江別工場、長沼工場、鈴鹿工場［北海道支店］

北海道江別市工栄町11-1〒067-0051

011（590）8800

011（590）8807［東北支店］

宮城県仙台市青葉区本町2-1-8（第一広瀬ビル）〒980-0014

022（227）4741

022（267）1028［ 東 北 支 店 ］ 北東北営業所

岩手県紫波郡矢巾町流通センター南1-4-7〒020-0891

019（637）9988

019（637）9980［ 東 京 本 店 ］営 業 一 部

東京都千代田区麹町2-4-1（麹町大通りビル）〒102-0083

03（4582）5380

03（3514）3737［ 東 京 本 店 ］営 業 二 部

東京都千代田区麹町2-4-1（麹町大通りビル）〒102-0083

03（4582）5386

03（3514）3959［ 東 京 本 店 ］営 業 三 部

東京都千代田区麹町2-4-1（麹町大通りビル）〒102-0083

03（4582）5390

03（3514）8889［中 部 支 店 ］

愛知県名古屋市中区錦2-14-21（円山ニッセイビル）〒460-0003

052（211）6300

052（220）1782［西日本支店］

大阪市中央区高麗橋4-3-10（日生伏見町ビル新館）〒541-0043

06（6231）4428

06（6233）8332［西日本支店］ 福 岡 営 業 所

ホームオフィス

06（6231）4428

06（6233）8332［業務推進部］

東京都千代田区麹町2-4-1（麹町大通りビル）〒102-0083

03（4582）5370

03（3514）3725［断熱体感棟］

福島県須賀川市木之崎字大ヶ久保24-4〒962-0122

パラマウント硝子工業ホームページ

2022.09 6版

デジタル版のみ発行J

h ttp s ://www.p gm.c o.jp
T-011