生コンクリート接着型止水板

あらゆる
コンクリート打継部に適応する止水材！
！

キッスシーラーは、未加硫ブチルゴムと長鎖の飽和高分子、活性化樹脂を主成分とした柔軟性および粘着性に優れた自着性の成形止水材です。キッスシーラー中の活性基と生コンクリート中の金属酸化物とが反応して、生コンクリートの硬化と共にコンクリートと接着し、止水効果を発揮します。

特 長硬化反応と共にコンクリートと接着！
主に、キッスシーラー中の活性基（カルボキシル基）と生コンクリート中の金属酸化物が、化学結合を形成して接着します。更には、物理的投錨効果も合わせて完全な接着性を発揮します。

コンクリートの挙動に追従！
キッスシーラーは、長期的に柔軟性を有し、コンクリートの膨張収縮、不等変位に追従して止水効果を持続します。

施工性が良好！
・Pタイプ（鉄板芯材入り）は、両端部に穴を設けているため、番線等によって仮止めが容易です。
・Pタイプは、鉄板芯材が入っているため現場に合わせて折り曲げ加工が出来、又、生コンクリートの打設圧に対して曲がる事なく確実な施工が出来ます。
・Mタイプは、片面をプライマーを用いて硬化コンクリート・鉄等に貼り付けて使用し、特に Pタイプの使用が困難な場合等に適します。

優れた耐候性！
キッスシーラーは、ブチルゴムと飽和高分子を主成分としているため、化学構造的に安定であり優れた耐候性を有します。

接続が簡単！
塩ビ止水板、ゴム止水板等の接合は、熱融着、加硫接着等の作業を必要としますが、キッスシーラーは、重ね合わせて圧着するだけで接合出来ます。

▲

原子力発電所コンクリートスラブ打継面に Pタイプ使用

用 途
土木関係
●トンネル2次覆工打継部（アーチ同士、側壁同士、アーチ〜側壁、側壁〜インバート打継部等）。
●電力関係構造物コンクリート打継部（原子力発電所、水力、火力発電所、導排水路等）。
●ダム（監査廊打継部、導水路打継部等）。
●共同溝コンクリート打継部（ボックスカルバート等）●農工業用水路（インバート同志打継部、L型ブロック〜インバート打継部等）。
●シールド2次覆工打継部。

●耐圧版（底版）のコンクリート鉛直打継部●二次製品コンクリートの外周打継部●上下水処理場、貯水場、プール、堤防、護岸、その他コンクリート打継部の止水。
●コンクリート舗装用成形目地材。

建築関係●RCビル各階打継部、屋上目地、ベランダ打継部、エキスパンション目地、地下ピット打継部等。
●仮設 H鋼〜コンクリート打継部、貫通管〜コンクリート打継部、その他コンクリート打継部の止水。

●連続地中構造壁のコンクリート水平打継部

39

コンクリート打継部止水標準施工例●一般構造物関係
連続地中盤

キッスシーラー
P‐0620P‐0630P‐1020キッスシーラー
P‐0610P‐0615

キッスシーラー
P‐0620P‐1020キッスシーラー
M‐0610キッスシーラー
P‐0620P‐1020キッスシーラー
M‐0610M‐2005

定盤部
（断面図）

貫通管回り
仮設H鋼回り●上下水道関係（水槽例）
地下深さとキッスシーラーの適用寸法幅（mm）
水位
キッスシーラーキッスシーラー

P‐1010P‐0615
P‐1015

P‐0620P‐1020標準工法の 場 合

外型枠取付工法の場合

70
100
100〜150150〜200
200〜300

̶
200
200
200
200〜300●トンネル関係

●ダム関係
●導水路例

区分
深さ（m）
地上 0以上地下 1〜2
〃
2〜5
〃
5〜10
〃
10〜

●供水吐例

アーチ部

アーチ部・側壁部

キッスシーラー
P‐0620P‐1020キッスシーラー
P‐0615
P‐0620

アーチ部・側壁部

キッスシーラー
P‐062040

キッスシーラー
P‐0620P‐1020キッスシーラー
P‐0615
P‐0620
側壁部

側壁部

キッスシーラー
P‐0615

キッスシーラー
P‐0615

インバート部

側壁・インバート

キッスシーラー
P‐0615
P‐0620キッスシーラー
P‐0615
P‐0620

施工方法●Pタイプの場合（標準例）
1）
両端に設けてある固定穴に番線などを通して鉄筋に固定する。

鉄筋2）
生コン打設直前に離型紙を半分剥ぎ取り生コンを打設。

3）1次コンクリートを打設後コンクリートを養生する。

4）残りの離型紙を剥ぎ取り2次コンクリートを打設する。

固定穴
離型紙
打継面
キッスシーラー型枠

固定穴●Mタイプの場合（標準例）1）プライマー塗布
・乾燥時：プライマーRN（塗布量0.3〜0.4ｋｇ/㎡）
・湿潤時：ボンドトップWG（A）又はエポボンド1CH（塗布量1.0〜1.5ｋｇ/㎡）
プライマー塗布後に片面の離型紙を剥ぎ取る。
不陸調整の場合はボンドトップWG（A）を使用する。
型枠2）上面の離型紙を剥ぎ取りコンクリートを打設する。

離型紙
キッスシーラーキッスシーラーの接続（継目処理）
は斜め切断した端部を突き合わせて接続する
（標準例）
。

継目処理

プライマーRN
塗布▲

土間コンと鉄柱のエキスパンションジョイントに使用

施工上の注意保護手袋を使用して下さい。
（1）キッスシーラーを取り扱う場合は、離型紙は生コン打設直前に剥して下さい。

Mタイプの接続は原則的に隙間が出来ないよう突き合わせ（4）て下さい。

キッスシーラーPタイプは、鉄板芯材を使用しております。
鉄（2）

直射日光の当たらない屋内で保管し（5）製品を保管する際には、板の角及び端部に触れるとケガをする恐れがありますのでて下さい。
積み重ねる場合には、梱包箱記載以上に積まない注意して下さい。
Pタイプの接続は10cm重ね合わせて良く圧着して下さい。
（3）

で下さい。
（6）製品設置後からコンクリート埋設されるまでの暴露期間が長期となる場合、積雪等の影響で変形することがありますので、養生状態に注意して下さい。

41

一般物性
不揮

発

耐水圧性試験体単位

規 格 値※

試 験 方 法分％

99以上

JIS K 6833に準ず

入度

10‐1㎜

85±15JIS K 2207に準ず

抗張力N／㎟0.1以上

JIS K 6251に準ずび％1200以上〃N／㎟0.10以上（凝集破壊）

社内試験法

伸生 コ ン ク リ ー トとの接
着力
吸水柔軟

耐温候

耐薬品性

耐

水

圧

率％

0.3以下

7日間23℃水中浸漬

度℃

‐50以下

JIS K 6773に準ず性̶

極端な異常のない事

ウェザメーター480h照射

性N／㎟1.0以上

P‐0620使用（右図参照）

3 ％ 塩 酸 水 溶 液

異常のない事

3％苛性ソーダ水溶液

異常のない事1000ppm塩素水溶液

異常のない事

水圧

水圧負荷用パイプ
2次打設コンクリート
絶縁材

針

360
360

試 験 項 目380
380
キッスシーラーP‐0620 1次打設コンクリート
断 面 図

23℃7日間浸漬

平 面 図※アオイ化学工業（株）
社内規格

代表的品番表形品状種番P‐0610

両面に離型紙キッスシーラー積層

キッスシーラーP
芯材（t＝0.35㎜ )品

穴付
500㎜ピッチ（端部85㎜＋415㎜）

離型紙

キッスシーラーM

キッスシーラー樹脂

形状寸法（㎜）

ケース入数

6×100

P‐06156×150

P‐0620

6×200

P‐101010×100P‐1015

10×150P‐1020

10×200P‐1030M‐030510×3003×50

M‐0620

6×200

M‐1004

10×40

M‐101010×100M‐1015

10×150M‐150415×40

M‐200520×50

10m巻 ×1本／ケース

5m巻 ×1本／ケース
20m巻 ×4本／ケース

10m巻 ×1本／ケース

8m巻 ×1本／ケース※上記以外のサイズをご希望の場合はご相談下さい。

荷 姿

キッスシーラーM

本社／〒731ー0141 広島市安佐南区相田1丁目1番26号
http://www.aoi-chemical.co.jp
東店／TEL（022）384ー3171（代）
FAX（022）382ー1260（代）
関 東 支 店／TEL（03）3993ー9311
FAX（03）3993ー9315（代）
北 陸 支 店／TEL（025）280ー0131
FAX（025）281ー8338
中 部 支 店／TEL（052）332ー5611（代）
FAX（052）332ー5615（代）
近 畿 支 店／TEL（06）6631ー2060
FAX（06）6631ー2170（代）
中 四 国 支 店／TEL（082）877ー7171
FAX（082）877ー5280
九 州 支 店／TEL（092）623ー5556（代）
FAX（092）623ー5559

42

北支広島

TEL（082）877ー1341（代）FAX（082）879ー7260

工場／TEL（0826）（代）
46ー3511FAX（0826）
46ー2843
埼 玉 工 場／TEL（048）（代）
584ー2511
FAX（048）584ー2510
北 京 支 社／TEL +86（10）ー65584184
アオイテクノサービス（株）／TEL（082）877ー0017（代）
アオイコーポレーション（株）／TEL（082）（代）
877ー7336
アオイドリーム（株）（代）／TEL（082）
831ー1345
台湾／奥億化學建材股 有限公司
シ ン ガ ポ ー ル／AOI KAGAKU（SINGAPORE）
PTE.LTD.
TEL（65）
6659ー1137（代）＜ご注意＞ 都合により予告なく本資料の内容を変更する事があります。 ※製品のお問い合わせは各支店・営業所までご連絡下さい。

キッスシーラー カタログ管理番号KIS‐05‐HO‐18 19/01 2,500（TS）