1

給水装置設計施工指針 新旧対照表
新

旧（指定給水装置工事事業者）（指定給水装置工事事業者）

第２章

第２章

５５

越谷･松伏水道企業団指定給水装置工事事業者規程
指定工事業者に関する全般項目については、越谷･松伏水道企業団指定給水装置工事事業者規程（以下、「事業者規程」という。）（参考資料参照）によ

越谷･松伏水道企業団指定給水装置工事事業者規程
指定工事業者に関する全般項目については、越谷･松伏水道企業団指定給水装置工事事業者規程（参考資料参照）による。

る。
なお、事業者規程第12条第4項において、当該2以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって支障がないことを確認した書類を提出すること。（参考様式参照）（給水装置の調査・計画・設計）（給水装置の調査・計画・設計）

第４章

第４章

６６

給水装置工事計画時の注意事項及び指定材料の使用基準

給水装置工事計画時の注意事項及び指定材料の使用基準

略

略(2) 略(2) 略(ｸ) 他の埋設管及び構造物等に近接する場合、給水管の管種にかかわらず、(ｸ) 他の埋設管及び構造物等に近接する場合、給水管の管種にかかわらず、端部からの間隔（有効寸法）を30㎝以上確保すること。ただし、埋設状況原則として端部からの間隔（有効寸法）を原則として30㎝以上確保するこ及び土被りの影響により、30㎝以上の離隔を確保できない場合は、次のとと。ただし、埋設状況及び土被りの影響により、30㎝以上の離隔を確保でおり防護措置を行うこと。

きない場合は、次のとおり防護措置を行うこと。

(A) 略

(A) 略

(B) 高密度ポリエチレン管を鋼管によって防護する場合、防護管端部と配管が接触する部分に、損傷防止のための措置を講ずること。
(C) 略

(B) 略

2

新９

旧

用途別分岐口径及びメーター口径等

９

表4-2…用途別分岐口径及びメーター口径（専用住宅及び併用住宅等）

用途別分岐口径及びメーター口径等
表4-2…用途別分岐口径及びメーター口径（専用住宅及び併用住宅等）

表4-3 , 他※3

表4-3

表4-3 , 他※3表4-3

表4-3 , 他※3

表4-3（直結増圧式給水）（直結増圧式給水）

第６章

第６章

８８メーターの設置

メーターの設置
略

略(1) 増圧式による共同住宅のメーター設置は、原則として親メーターを設置せ(1) 増圧式による共同住宅のメーター設置は、原則として親メーターを設置せず各戸ごとに設置する。

ずPS内に設置する。
（貯水槽式給水）（貯水槽式給水）

第７章

第７章

５５

貯水槽の基準略

貯水槽の基準略(5) 不等沈下対策として、ステンレス製フレキシブルジョイント（Φ25-400(5) 不等沈下対策として、フレキシブルジョイント（Φ25-400㎜･Φ40以上-㎜･Φ40以上-700㎜以上）を設置すること。ただし、敷地内配管に高密度ポ700㎜以上）を設置すること。ただし、敷地内配管に高密度ポリエチレン管リエチレン管又は配水用ポリエチレン管等の耐震管を使用する場合は、この又は配水用ポリエチレン管等の耐震管を使用する場合は、この限りでない。

3

新旧

限りでない。
（給水装置先行取出）（給水装置先行取出）

第８章

第８章

７７

給水装置の構造及び配管形態(10) 排水管は道路側溝の側面の蓋の掛りより、有効5cm 下げた位置に設置すること。

(10) 排水管は道路側溝の側面の蓋の掛りより、有効5cm 以上下げた位置に設置すること。

( 1 1 ) 排水管の管末は側溝内面から2cm 張り出すこと。
〇排水管設置標準図(11) 排水管の管末は側溝内面から2cm 程度張り出すこと。
〇排水管設置標準図

断面図
民地側

給水装置の構造及び配管形態

S=1:FREE

断面図

道路側

民地側表示鋲

S=1:FREE

道路側表示鋲

50mm 以上
50mm

排水 管

側溝内面から20mm張り出るように設置する。
側溝内面から20mm 程度張り出るように設置する。

50mm 以上
50mm以上

排水 管

側溝内面から20mm程度張り出るように設置する。
側溝内面から20mm 程度張り出るように設置する。

4新旧（工事施工）（工事施工）

第９章

第９章

1010

工事写真
略

工事写真
略

表9-2…給水管分岐工事写真撮影箇所①
No.

項目

⑴

着工前

⑵

完了後

撮影方法等

No.

項目

撮影箇所

撮影方法等

①

作業箇所の施工前状況

黒板（図9-12）に「着工前」と記入し、撮影する。

⑴

着工前

①

作業箇所の施工前状況

黒板（図9-12）に「着工前」と記入し、撮影する。

②

仮復旧完了状況黒板（図9-12）に「完了後」と記入し、撮影する。

⑵

完了後

②

仮復旧完了状況黒板（図9-12）に「完了後」と記入し、撮影する。

分岐材料

黒板（図9-12）に「材料確認」と記入し、撮影する。

分岐材料

黒板（図9-12）に「材料確認」と記入し、撮影する。

(分岐口径確認)

分岐口径が確認できるように側面又は蓋等を撮影する。

③⑶

⑷

材料確認

保安要員

表9-2…給水管分岐工事写真撮影箇所①撮影箇所③(分岐口径確認)

分岐口径が確認できるように側面又は蓋等を撮影する。

ポリスリーブ

黒板（図9-12）に「材料確認」と記入し、撮影する。

④

ポリスリーブ

黒板（図9-12）に「材料確認」と記入し、撮影する。

⑤

年号テープ

黒板（図9-12）に「材料確認」と記入し、年号が確認できるように撮影する。

⑤

年号テープ

黒板（図9-12）に「材料確認」と記入し、年号が確認できるように撮影する。

⑥

工事看板設置状況

黒板（図9-12）に「保安要員」と記入し、看板や誘導員を撮影する。

⑥

工事看板設置状況

黒板（図9-12）に「保安要員」と記入し、看板や誘導員を撮影する。

⑦

交通誘導員配置状況

黒板（図9-12）に「保安要員」と記入し、看板や誘導員を撮影する。

⑦

交通誘導員配置状況

黒板（図9-12）に「保安要員」と記入し、看板や誘導員を撮影する。

⑧

作業現場と歩行者との分離状況

黒板（図9-12）に「保安要員」と記入し、看板や誘導員を撮影する。

⑧

作業現場と歩行者との分離状況

黒板（図9-12）に「保安要員」と記入し、看板や誘導員を撮影する。

④⑶

⑷

材料確認

保安要員

⑸

カッター工

⑨カッター施工状況

黒板（図9-12）に「カッター工」と記入し、撮影する。

⑸

カッター工

⑨カッター施工状況

黒板（図9-12）に「カッター工」と記入し、撮影する。

⑹

分岐材料取付状況⑩

サドル付分水栓又は割T字管取付後の状況

黒板（図9-12）に「分岐材料取付状況」と記入し、撮影する。

⑹

分岐材料取付状況⑩

サドル付分水栓又は割T字管取付後の状況

黒板（図9-12）に「分岐材料取付状況」と記入し、撮影する。

⑪

水圧試験開始前（0.74Mpaにて5分間）※1「水圧試験」「0.74Mpa」「時間」「配水管、給水管の口径及び管種」

黒板（図9-12）に下記の事項を記入し、時計と分岐部を含んで撮影する。

黒板（図9-12）に下記の事項を記入し、時計と分岐部を含んで撮影する。

⑪

水圧試験開始前（0.74Mpaにて5分間）※1「水圧試験」「0.74Mpa」「時間」「配水管、給水管の口径及び管種」※HPPEの場合は、①0.74Mpaにて5分間②0.74Mpaまで再加圧③0.74Mpaにて5分間※HPPEの場合は、①0.74Mpaにて5分間②0.74Mpaまで再加圧③0.74Mpaにて5分間

⑺

水圧試験

⑫（給水管分岐部）

⑬⑭⑻

⑼

穿孔状況

コア挿入状況

水圧試験終了後（0.74Mpaにて5分間）※1

黒板（図9-12）に下記の事項を記入し、時計と分岐部を含んで撮影する。

※HPPEの場合は、0.6Mpa以上あること。

「水圧試験」「0.74Mpa」「時間」「配水管、給水管の口径及び管種」

水圧試験開始前（0.5Mpaにて5分間）

黒板（図9-12）に下記の事項を記入し、時計と分岐箇所を含んで撮影する。

※配水管がAC又はAS管の場合「水圧試験」「0.5Mpa」「時間」「配水管、給水管の口径及び管種」

水圧試験終了後（0.5Mpaにて5分間）

黒板（図9-12）に下記の事項を記入し、時計と分岐箇所を含んで撮影する。

※配水管がAC又はAS管の場合「水圧試験」「0.5Mpa」「時間」「配水管、給水管の口径及び管種」
黒板（図9-12）に「穿孔状況」と記入し、穿孔機が見えるように撮影する。

⑮

穿孔機の取付状況⑯

挿入機へのコア装着状況

黒板（図9-12）に「コア挿入状況」と記入し、撮影する。

⑰

挿入状況

黒板（図9-12）に「コア挿入状況」と記入し、撮影する。

⑱

コア挿入後状況黒板（図9-12）に「コア挿入状況」と記入し、撮影する。

⑲

スタッフによる埋設深さ状況

⑺

水圧試験

⑫（給水管分岐部）

⑬⑭⑻

穿孔状況

水圧試験終了後（0.74Mpaにて5分間）※1

黒板（図9-12）に下記の事項を記入し、時計と分岐部を含んで撮影する。

※HPPEの場合は、0.6Mpa以上あること。

「水圧試験」「0.74Mpa」「時間」「配水管、給水管の口径及び管種」

水圧試験開始前（0.5Mpaにて5分間）

黒板（図9-12）に下記の事項を記入し、時計と分岐箇所を含んで撮影する。

※配水管がAC又はAS管の場合「水圧試験」「0.5Mpa」「時間」「配水管、給水管の口径及び管種」

水圧試験終了後（0.5Mpaにて5分間）

黒板（図9-12）に下記の事項を記入し、時計と分岐箇所を含んで撮影する。

※配水管がAC又はAS管の場合「水圧試験」「0.5Mpa」「時間」「配水管、給水管の口径及び管種」⑼

コア挿入状況

黒板（図9-12）に「配管状況」と記入し、配水管及び給水管の埋設状況並びに穿孔機の取付状況⑯

挿入機へのコア装着状況

黒板（図9-12）に「コア挿入状況」と記入し、撮影する。

⑰挿入状況

黒板（図9-12）に「コア挿入状況」と記入し、撮影する。

⑱

コア挿入後状況⑲

スタッフによる埋設深さ状況

ポリスリーブ取付状況を撮影する。

⑽

配管状況

⑳

(EFサドル1箇所及び給水管路(配水管「挿し口標線及び融着面の波形線マーキング状況」「融着面の切削 (ｽｸﾚｰﾌﾟ)完了後」

⑽

配管状況

融着状況

⑳

(EFサドル1箇所及び給水管路(配水管㉑

ポリスリーブの取付完了後分岐部から第1止水栓まで)の間にて1箇所) 「融着面の清掃(挿口/受口)状況」「クランプの固定」㉒

ポリスリーブの取付完了後スタッフによる離隔状況

分岐部から第一止水栓が確認できるように撮影する。
給水管と構造物、他の埋設管との離隔を30cm以上確保している状況を撮影する。
又は、給水管に防護措置を講じた状況を撮影する。

黒板（図9-12）に「コア挿入状況」と記入し、撮影する。
黒板（図9-12）に「配管状況」と記入し、配水管及び給水管の埋設状況並びにポリスリーブ取付状況を撮影する。

「挿し口標線及び融着面の波形線マーキング状況」「融着面の切削 (ｽｸﾚｰﾌﾟ)完了後」分岐部から第1止水栓まで)の間にて1箇所) 「融着面の清掃(挿口/受口)状況」「クランプの固定」「冷却完了時間」「インジケーターの隆起」が確認できるよう撮影する。

「冷却完了時間」「インジケーターの隆起」が確認できるよう撮影する。

㉑

配水管がGX管の場合は、内面粉体用の刃を確認できるよう撮影する。

黒板（図9-12）に「融着状況」と記入し、撮影する。

黒板（図9-12）に「融着状況」と記入し、撮影する。
融着状況

黒板（図9-12）に「穿孔状況」と記入し、穿孔機が見えるように撮影する。

⑮

配水管がGX管の場合は、内面粉体用の刃を確認できるよう撮影する。

分岐部から第一止水栓が確認できるように撮影する。

5

新

旧

表9-3…給水管分岐工事写真撮影箇所②

表9-3…給水管分岐工事写真撮影箇所②
黒板（図9-12）に下記の事項を記入し、時計と分岐部を含んで撮影する。

黒板（図9-12）に下記の事項を記入し、時計と分岐部を含んで撮影する。

㉓⑾

⒀

⒁

⒂
⒃

「水圧試験」「0.74Mpa」「継続時間」「配水管、給水管の口径及び管種」

水圧試終了後（0.74Mpaにて5分間）※1

黒板（図9-12）に下記の事項を記入し、時計と分岐部を含んで撮影する。

※HPPEの場合は、0.6Mpa以上あること。

「水圧試験」「0.74Mpa」「継続時間」「配水管、給水管の口径及び管種」

水圧試験※HPPEの場合は、①0.74Mpaにて5分間②0.74Mpaまで再加圧③0.74Mpaにて5分間（第一止水栓等）㉔⑿

水圧試験開始前（0.74Mpaにて5分間）※1

埋戻工

乳剤散布

舗装工

シールコート工

仮復旧表示㉒⑾

水圧試験開始前（0.74Mpaにて5分間）※1

水圧試験「水圧試験」「0.74Mpa」「継続時間」「配水管、給水管の口径及び管種」※HPPEの場合は、①0.74Mpaにて5分間②0.74Mpaまで再加圧③0.74Mpaにて5分間（第一止水栓等）㉓

水圧試終了後（0.74Mpaにて5分間）※1

黒板（図9-12）に下記の事項を記入し、時計と分岐部を含んで撮影する。

※HPPEの場合は、0.6Mpa以上あること。

「水圧試験」「0.74Mpa」「継続時間」「配水管、給水管の口径及び管種」㉕

埋砂

1層目黒板（図9-12）に「埋戻工」と記入し、撮影する。※2㉔

埋砂

1層目黒板（図9-12）に「埋戻工」と記入し、撮影する。※2㉖

埋砂

2層目黒板（図9-12）に「埋戻工」と記入し、撮影する。※2㉕

埋砂

2層目黒板（図9-12）に「埋戻工」と記入し、撮影する。※2㉗埋砂

3層目 H＝450 表示シート

黒板（図9-12）に「埋戻工」と記入し、撮影する。※2㉖

埋砂

3層目 H＝450 表示シート

黒板（図9-12）に「埋戻工」と記入し、撮影する。※2㉘40〜0 1層目黒板（図9-12）に「埋戻工」と記入し、撮影する。※2㉗40〜0 1層目㉙40〜0 2層目黒板（図9-12）に「埋戻工」と記入し、撮影する。※2㉘40〜0 2層目黒板（図9-12）に「埋戻工」と記入し、撮影する。※2㉚30〜0黒板（図9-12）に「埋戻工」と記入し、撮影する。※2㉙30〜0黒板（図9-12）に「埋戻工」と記入し、撮影する。※2⒀㉛

乳剤散布後状況㉜

転圧状況前黒板（図9-12）に「舗装工」と記入し、撮影する。

㉝

転圧状況中黒板（図9-12）に「舗装工」と記入し、撮影する。

㉞

転圧状況後黒板（図9-12）に「舗装工」と記入し、撮影する。

施工状況

黒板（図9-12）に「シールコート工」と記入し、撮影する。

㉟㊱⑿

Wマーク、施工年月、指定店番号（黄色スプレーで道路標示）

⒁

⒂
⒃

埋戻工

乳剤散布

舗装工

シールコート工

仮復旧表示

黒板（図9-12）に「埋戻工」と記入し、撮影する。※2㉚

乳剤散布後状況

㉛

転圧状況前

㉜

転圧状況中黒板（図9-12）に「舗装工」と記入し、撮影する。

㉝

転圧状況後黒板（図9-12）に「舗装工」と記入し、撮影する。

施工状況

黒板（図9-12）に「シールコート工」と記入し、撮影する。

㉞㉟

黒板（図9-12）に「舗装工」と記入し、撮影する。

Wマーク、施工年月日、業者番号（黄色スプレーで道路標示）※1 給水装置先行取出工事の場合は、別に定めるところによる。

※1 給水装置先行取出工事の場合は、別に定めるところによる。

※2 一層あたりの仕上げ厚については道路管理者の指示による。

※2 一層あたりの仕上げ厚については道路管理者の指示による。

6

新旧（様式集）

（様式集）

16章

16章

（指針第23号様式）（指針第23号様式）

7

新（参考様式）旧