レオナード・ホース洗浄ユニット

ＴＸＵ/ＴＸＳＵ－425 F 用※ＨＳＵ（ホースステーション）付共用

メンテナンス ガイド
ご使用中のユニットのメンテナンスについて、症状別にメンテナス方法をご案内致します。
メ ン テ ナ ン ス に つ き ま し て 、 十 分 安 全 に 配 慮 し 行 っ て 下 さ い 。
また、下記の点は特に注意して作業を行って下さい。

ユニット用メンテナンスバルブを閉にして下さい。
ユニット内の残圧が残っていないか確認して下さい。
配管が高温になっている場合がありますので、ご注意ください。

⑧ボール弁

⑦

ホースニップル⑥

温度計⑤

ストレーナー④

逆止弁③

タンデムボール弁②

タンデムレバー

①

ＲＡＤＡ

符号

４２５ ＣＦ
名称※サンプル図は「ＴＸＳＵ」型の物です。
1

内部部品構造

ホース洗浄用ユニット「ＴＸＵ－４２５」シリーズは、ミキシングバルブ内部の「ポートスリーブパック」と「サーモスタットパック」を交換することにより初期の性能を回復することができます。

2

日常点検
定期点検事項①

給湯圧力・給水圧力の確認

対処
ご使用条件から外れている場合は、調整してください。

☆定期的に点検して下さい
ストレーナーにゴミ等でプラグを外し、中のスクリーンを清掃又は交換してください。

スクリーンに目詰がないか？

②☆定期的に点検して下さい。

目次 手順１・・・ドライブメカニズムパック及びＯリング交換方法。
 手順２・・・サーモスタットパックの交換方法。
 手順３・・・ポートスリーブパックの交換方法。
 手順４・・・最高温度設定方法。
 手順３・・・逆止弁作動確認の方法・交換方法。
 手順４・・・タンデムボールバルブ交換方法。
 手順５・・・タンデムボールバルブメンテナンス方法。
3

故障診断

症状別項目

メンテナンス内容

温調ノブ部分から漏れがある。

・ドライブメカニズムパック部のＯリングの交換か①もしくは、ドライブメカニズムパックの交換が必要です。
・ドライブメカニズムパック部の固着かもしくは、②

温調ノブが動かない。

内部部品ポートスリーブパック部の固着の可能性があります。

参照手順
手順 1（Ｐ5～Ｐ6）
手順 1～4（Ｐ5～Ｐ9）・ストレーナーのつまりの確認をして下さい。
・供給条件を確認して下さい。
③

希望の温水温度が得られない。

・最高温度の再設定をして下さい。
・内部部品固着又は劣化の可能性があります。
サーモスタットパック及びポートスリーブパックの交換をして下さい。

④

希望の温水量が得られない。

・ストレーナーのつまりの確認をして下さい。

手順 1～4・供給条件を確認して下さい。

（Ｐ5～Ｐ9）・ストレーナーのつまりの確認をして下さい。
温調ノブを右、左に動かして、⑤温水温度を変えることが出来ない。

・供給条件を確認して下さい。
・最高温度の再設定をして下さい。
・内部部品固着又は劣化の可能性があります。
サーモスタットパック及びポートスリーブパックの交換をして下さい。

給水側の配管が熱くなったり。
⑥

給湯側の配管が冷たく・逆止弁の逆流の可能性があります。
逆止弁の作動確認をして下さい。

なっている。
⑦⑧⑨⑩

適温になるのに時間がかかる。

・逆止弁の逆流の可能性があります。

手順 5（Ｐ10・Ｐ11）

逆止弁の作動確認をして下さい。

タンデムレバーを閉めているのに・タンデムボールバルブの漏れの可能性があり温水出口から水又は湯が出る。

ます。

タンデムボルバルブスピンドル付・タンデムボールバルブのスピンドルナットの緩手順 7

み、パッキンの劣化の可能性があります。

（Ｐ14）

近からの漏れ。
温度計が正しい温度を示さない。

手順 6（Ｐ12・Ｐ13）

・温度計を交換して下さい4

手順 １・ドライブメカニズムパック交換方法・Ｏリング交換方法① 温調ノブ中央にある「温調ノブ固定ネジ」を付属の６角レンチ（対面３ｍｍ）で外し、温調ノブを取り外して下さい。
次に「カバーシュラウド固定ネジ」を緩め「カバーシュラウド」を時計方向に切欠き分回し取り外して下さい。

②

ハブ・サークリップ・プレッシャーワッシャーを取り外して下さい。

5

③

カバービスを外しカバーを取り外して下さい。
※カバーを取り外す際に内部部品「サーモスタットパック」が同時に外れますので落下にご注意ください。
カバーの外から「ドライブメカニズムパックのスピンドル」を内側に押し込み取り外して下さい。

③

ドライブメカニズムパック交換時やＯリング交換時は下記の箇所に付属のグリス（シリコングリス）を適量塗布してから取付け下さい。

④

新しいドライブメカニズムパック又はＯリング交換済みの物をカバー内側からセットし「プレッシャーワッシャー」・「サークリップ」の順に組み立てて下さい。

6

手順 ２・サーモスタットパックの交換方法（温水温度設定ができない・温水温度が安定しない）④「手順１」 の手順でカバーを取り外して下さい。
「サーモスタット」と「プッシュロッド」を新しいものと交換して下さい。
※カバーＯリングの損傷がないか確認し、損傷がある場合は交換して下さい。

⑤

カバーを取り付ける際は、先に「プッシュロッド」と「サーモスタット」を「ポートスリーブパック」中央の穴に差し込んでおくとカバーが取付けやすくなります。

⑥

カバーをセットした後、カバービス（６本）を均等に締め付けて下さい。
「カバーシュラウド」を取付けて下さい。

7

手順 ３・ポートスリーブパックの交換方法（温水温度設定ができない・温水温度が安定しない）①「手順１」でカバー・サーモスタットパックを取り外して下さい。
次に「ポートスリーブ固定ネジ」（４か所）を外し、下記の図の様に「ポートスリーブ」に「バー」をさし込み左右に回しながら取り外して下さい。
「ポートスリーブ」のフランジ部分にマイナスドライナーなどをかけ外す場合は「ボディー」側に傷がつかないように十分注意し行って下さい。
「ボディー」から「ポートスリーブ」を取り外したあと「ボディー」内部を柔らかな布でＯリングの残渣やスケールを取り除いて下さい。

②

新しい「ポートスリーブパック」の２か所のＯリングに適量グリスを塗布し均等にボディーに押し込み「ポートスリーブ固定ネジ」を均等に締め付け下さい。

③「手順２」の通り「カバー」と「サーモスタットパック」を取り付けて下さい。

8

手順 ４・最高温度設定方法（内部部品交換後の温度設定時）※間違って温調ハンドルを高温側に操作しても高温が出ることがない温度です、通常運転の設定温度ではありません。
①

運転を開始する前にカートリッジのスピンドルを時計方向（低温側）側にいっぱい操作して下さい。メンテナンスバルブと温水出口を開け運転を開始して下さい。
ミキシングバルブの出口の温度計を確認しながら「最高出湯温度」が得られるまでゆっくりと反時計方向に操作し「ハブ」のストップピン（下記図中の矢印）と「カバー」のストッパー（下記図中の矢印）が左いっぱい（高温側）当たる位置で「ハブ」と「温調ノブ」をセット温調固定ビスで取付けて下さい。

9手順 ５・逆止弁の逆流確認方法。
①給湯・給水のメンテナンスバルブを「閉」タンデムレバ
ーを持ち上げタンデムボールバルブを「開」温水出口を「開」にしユニット内の残圧を取り除いて下さい。
②ストレーナーのキャップを片側のみ外して下さい。
③温水出口のバルブを閉じて下さい。
④外したキャップの反対側のメンテナンスバルブを少しずつ開けてください。
⑤全開にしても外したストレーナーから漏れ出さなければ、逆止弁機能は正常です。
漏れた場合新しい物と交換が必要です。

・逆止弁の交換方法。
①メンテンンスバルブを「閉」にし、タンデムボールバル
ブを「開」温水出口「開」にしてユニット内の残圧を取り除いて下さい。
②タンデムレバーのハンドル・タンデムレバーを取り外して下さい。

③タンデムボールバルブ部の「ユニオン」を外して下さい。

10

④ミキシングバルブに２か所のセットビスを３ミリの六角レンチで緩めた後、ユニットを手前に引き寄せ、作業台に下して下さい。
そして、新しい逆止弁と交換して下さい。
※その時、逆止弁の流方向に注意して下さい。
⑤タンデムボールバルブを取付ける際は、給湯側・給水側双方の高さ・向きに注意し取付けて下さい。
※左右の高さが同じ位置になり、向い合せのステムが１直線に向かい合う様に取付け下さい。

※この時ユニオンパッキンを新しい物と交換して下さい。

11

手順 ６・タンデムボールバルブ交換方法①タンデムボールバルブのユニオンを外して下さい。
②レバー用ハンドル・タンデムレバーを取り外して下さい。

タンデムボールバルブ
ユニオン部

タンデムレバー

③ミキシングバルブに２か所のセットビスを３ミリの六角レンチで緩めた後、ユニットを手前に引き寄せ、作業台に下して下さい。

12

④タンデムボールバルブをＬ型継手から外にして下さい。
Ｌ型継手にシールテープを適量巻き付け、新しいタンデムボールバルブのスピンドルの高さが左右同じ位置になるように取付けてください。

⑤同じ高さにねじ込んだあと真上から左右のタンデムボールバルブのスピンドルが真っ直ぐに向い合せになる様に調整して下さい。

⑥タンデムレバー・レバーハンドルを取り付け、何度が開閉し正常に開閉できるか確認して下さい。
⑦ユニットのバックプレートを固定し、タンデムボールバルブのユニオンを取付けて下さい。
この時、ユニオンパッキンは新しい物と交換して下さい。

13

手順 ７・タンデムボール弁タンデムボール弁（以下ボール弁）のステム部分から漏れ始めましたら、ボンネットナットを漏れが止まるまで増し締めして下さい。
この時、必要以上に締めすぎないよう注意して下さい。
多くの場合は止まりますが、もし増し締めしても止まらない、もしくは締め込みシロがなくなった場合は、次の方法でステムパッキンを交換して下さい。
手順●給湯、給水の元バルブを閉じて下さい。
●ハンドルナットを緩め、タンデムレバーのハンドルを外して下さい。
●ボンネットナット⑥を外して下さい。
●ステム⑤を引き抜いて下さい。この際、タンデムレバーをもう一度ステムに差し込み、レバーナットで仮締めし、これを持って引き抜くと簡単に作業できます。
●パッキン類を全て交換して下さい。
尚、ステムに損傷がなければ、ステムパッキン⑨とカラー⑧の交換で十分です。ステムに損傷がある場合はステム⑤、ステムパッキン⑨とカラー⑧を交換して下さい。

●元のようにステムをボディー①に挿入して下さい。
No部 品 名① ボディー⑥

ボンネットナット② エンドプラグ⑦

ハンドルナット③ ボール⑧

カラー④ シート⑨

ステムパッキン⑤ ステム⑩

ハンドルナットワッシャ

No部 品 名

この際、ステム先端の突起が、ボールのハメアイ部にはまるようにして下さい。
ステムを回転させ、ボールがうまく回転しているかどうかチェックして下さい。

●ボンネットナット⑥を締め、タンデムレバーを元のように組み立てて下さい。
●ボール弁を閉じても蒸気あるいは水が完全に止まらない場合は、ボール弁を新替して下さい。
14

ホームページQRコード