技 術 資 料
掲載内容[1] 商品仕様・・・・・・・・・・・・・・2[2] 性能評価・・・・・・・・・・・・・・4[3] 耐震施工支持について・・・7[4] 据付･施工・・・・・・・・・・・・・ 9[5] チェック項目・・・・・・・・・・・ 11

ＫＥS００３

リ・アルハンガー目 次[1] 商品仕様
1-1 外形図と仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2[2] 性能評価
2-1 垂直荷重試験・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
2-2 ストッパー引抜試験・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6[3] 耐震施工支持について
3-1 耐震性能について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
3-2 耐震支持を行う場合の対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
3-3 具体的な耐震支持の方法について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7[4] 据付・施工
4-1 据付説明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9[5] チェック項目
5-1 施工上のチェック項目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11<参考文献>■建築設備耐震設計・施工指針 2014年版
一般財団法人 日本建築センター 発行■新版 建築設備の耐震設計施工法 2012年11月15日発行
公益社団法人 空気調和・衛生工学会 発行-1-リ・アルハンガー[1] 商品仕様
1-1 外形図と仕様(1) 外形図
吊金具

C

長手ステー

CB

短手ステー

69 (ステー高さ)

A

100(ボルト締付時最大高さ)

図1．外形寸法(2) 仕様表1．商品仕様
寸法[mm]

品番

製品質量[kg]

最大積載質量 既存吊ボルトピッチ[mm][kg]
長手ステー 短手ステー

材質

AB

C

K-FS0908A

950

850

210

4.4～915

K-FS1208A

1,250

850

210～1215

K-FS1514A

1,550 1,400

485

5.0 アルミニウム合金
6.7 (A6063)

K-FS1814A

1,850 1,400

485

7.3

170-2-

長手ステー

短手ステー

～785
504～904～1515～1815

室内機吊ピッチ[mm]～1085

401～801～1385
504～1454～1685

401～1315リ・アルハンガー(3) 機種選定での注意点
D(長手既設吊ボルトピッチ)

E’(短手室内機吊ピッチ)

E(短手既設吊ボルトピッチ)

D’(長手室内機吊ピッチ)

図2．既設吊ボルトピッチと室内機吊ボルトピッチ呼称

・既設吊ボルトピッチから下記室内機吊ピッチでは室内機が取り付け出来ません。
長手ステー：-80mm以上（取り付け可能範囲はD’≦D-80）(図3)
短手ステー：-38mm～-167mm （取り付け可能範囲はE’≦E-167,E-38≦E’） (図4)

19mm

40mm

図3：長手ステー取付不可エリア

19mm

83.5mm

83.5mm40mm

図4：短手ステー取付不可エリア

・取り付け可否については、当社ホームページ上の選定ソフトでご確認ください。
(リ・アルハンガーホームページアドレス：http://www.ok-kizai.co.jp/products/re_al-hanger/index.html)-3-リ・アルハンガー[2] 性能評価
2-1 垂直荷重試験(1) 目的
本製品に呼称荷重170kgf及びその2倍荷重をかけた時の、ステーたわみ量(参考値)および残たわみ有無について、試験評価する。
※170kgf=主要各社の室内機質量(天井埋め込み型)を比較したときの、最重量機種(2) 試験方法
1）リアルハンガー長手ステー吊金具に、既設のアンカーボルト（1710mm×520mmピッチ）を取り付ける。
2）室内機吊ピッチ（1448mm×1296mm）と同等の試験用フレームをリアルハンガー短手ス
テーに取り付け、フレームの重心位置に荷重（Ｗ）を垂直方向に加える。
3）長手ステー（Ａ）および短手ステー（Ｂ）中心点の、各々の変位量[mm]を測定する。
4）試験用フレームから荷重を抜いた状態で、Ａ・Ｂ点各々の残たわみ量[mm]を測定する。
試験フレーム取付ピッチ
1448[mm]×1296[mm]※外気処理エアコン参考
重心位置

測定点：B（短手ステー）

測定点：A（長手ステー）

試験用フレーム
垂直荷重(W)
既設アンカーボルトピッチ
1710[mm]×520[mm]

図5．垂直荷重試験説明
４本の吊ボルトで荷重を分散し、室内機吊下げ時同等の条件で荷重をかけ、ステー毎のたわみを計測する。

試験用フレーム
ウィンチで垂直荷重(W)をかける

写真１．垂直荷重試験(全体図)

写真2．垂直荷重試験(側面図)-4-リ・アルハンガー(3) 結果

荷重

等倍荷重

2倍荷重

34(333N)
68(666N)
102(1000N)
136(1333N)
170kgf(1666N)
204(1999N)
238(2332N)
272(2666N)
306(2999N)
340kgf(3332N)

表2．垂直荷重時の変位量
長手ステー(A)
変位量0.5[mm]1.2[mm]2.1[mm]3.1[mm]4.0[mm]4.7[mm]5.3[mm]6.2[mm]7.0[mm]7.5[mm]

残たわみ量0.0[mm]0.0[mm]短手ステー(B)
変位量1.0[mm]2.2[mm]3.3[mm]4.5[mm]6.0[mm]6.4[mm]6.8[mm]7.4[mm]8.7[mm]9.0[mm]

残たわみ量0.0[mm]0.0[mm]表3．Cチャンネルとの強度比較

たわみ量比較
(荷重170kgf)
長手ステー
短手ステー

リ・アルハンガー
4.0[mm]6.0[mm]Cチャンネル(参考値)(t2.0×H30×W40)
4.5[mm]5.8[mm]

合否判定 ： 合格
室内機荷重 170kgfの等倍荷重・2倍荷重の荷重除去後製品に塑性変形が起きていない。
（荷重除去後の残たわみは無し）
また、表3の結果より Cチャンネル同等の強度を有する。

-5-リ・アルハンガー

2-2 ストッパー引抜試験(1) 目的
本製品に呼称荷重170kgfの2倍荷重がかかっている状態で、室内機が5度傾いた想定で、ストッパーが破壊して、リ・アルハンガーが分解しないか確認する。

荷重：340kg×sin 5 =30kg

荷重
図6．ストッパー荷重条件(2) 試験方法

1）リアルハンガー長手ステーの片側を固定する。
2）もう1方の吊金具のネジを緩め、スライド出来る状態にし、吊金具に水平荷重を加える。
3）30kgかけたときに、ストッパーが破壊しないか確認する。

写真3．ストッパー引抜試験全体図(3) 結果ストッパーの破壊なし。

写真4．試験後のストッパー-6-

リ・アルハンガー[3] 耐震施工支持について
3-1 耐震性能について
リ・アルハンガーは吊り位置の調整・アルミによる軽量化を実現することにより、作業時間短縮と負荷軽減を目的として開発しました。
そのため、製品自体の強度は耐震性能に求められる十分な強度は有しておりません。

3-2 耐震支持を行う場合の対策「建築設備耐震設計・施工指針 2014年版」P2第1編 第1章 総説 【解説】(2)吊軽量機器の耐震支持では（以下抜粋）、「③吊ボルトで耐震支持する場合には、自重支持用吊ボルト4本で構成される4面にそれぞれ2本の斜材がX型とする。合計8本の斜材が必要。・・・（以下省略）」とあります。
よって、リ・アルハンガーを使用し室内機を耐震支持をする場合においても、この考え方に基づいて施工されるのが望ましいと考えます。

3-3 具体的な耐震支持方法について(1) 標準的な対策「新版 建築設備の耐震設計施工法」(P277)に、下記の通りの標準的な対策が示されています。
以下、 「新版 建築設備の耐震設計施工法」の抜粋〔機能確保を図る標準的な対策〕

a45±15度b(防振装置)

小型空調機など

・ a+bが25cm以下は斜材不用
・ a+bが25～30cmは、鉛直つり長さが25cm以下になる斜材か、鉛直つりボルトを12φにする
・ a+bが30cmを超える場合は、鉛直つり長さが25cm以内になる斜材が必要
図5・2・1

全ねじボルトX状の据付け法
45±15度(防振装置)
45±15度締具(防振装置)

25cm以下小型空調機など
締具
図5・2・3

全ねじボルト放射状の据付け法-7-45±15度

リ・アルハンガー(2) 注意点
1)前頁の対策は標準的な対策であり、数値を順守することなく状況に応じて適切な対策を施す必要があるとの趣旨が前提と考えます。
実際の震災においては、全ねじボルトによる吊支持材が地震による繰り返し強制変形を受けることにより、吊元部分が破断に至る事象が生じており、それを防止する対策の一例として示されたものです。
あくまで安全増し対策としての具体例を示されたものと捉えられるべきと考えます。
2）本対策は、機器に大きな変異が生じないようにとの観点から、一例として斜材を施すことにより吊支持材の変形を抑制させるという考え方です。
しかし、吊り長さが短い場合には斜材による変形抑制が原理的に働きにくくなることから、吊り長さが短い場合には振れ止めなしや吊材そのものの剛性を上げる（サイズを太くする）事で可とし、その目安をa+b=25cmと判断されています。
（25cmを守れば可と言う訳ではなく、25cmはあくまで目安として捉えるべきと考えます。）
3）「リ・アルハンガー」を使用した場合も同様の考え方を適用し、下図のL1+L2=25cm以下となる場
合は斜材なしの施工でも致し方ないと考えます。
ただし、振れ止めが必要であれば、極力L2を短くし、L1に斜材による振れ止めを施すべきと考えます。

L1

L2
室内機

吊ボルト

リ・アルハンガー

図7：アンカー打ち直し不可物件の施工-8-

リ・アルハンガー[4] 据付・施工
4-1 据付説明書-9-リ・アルハンガー- 10 -

リ・アルハンガー[5] チェック項目
5-1 施工上のチェック項目
チェック項目施工箇所

既設ボルトの取付ピッチを確認しているか？
更新する室内機の吊ピッチを確認しているか？
リ・アルハンガーの取り付け可能ピッチにおさまっているか？
施工する前に既設ボルトピッチと室内機の吊ピッチの関係が取付不可ピッチではないか？
ふところ高さを確認しているか？
必要部材(W3/8吊ボルト・W3/8ナット・外径Φ 32W3/8用ワッシャー)を用意しているか？
既設室内機を取り外しているか？
(既設室内機を固定していたナットとワッシャーは捨てないでください。後で再利用します。)
上下方向は合っているか？

既設吊ボルトピッチに合わせるナットを既定トルクで締め付けているか？
上下逆に取り付けてないか？
水平に取り付けているか？
既設吊ボルトに取り付ける

センター振りで取り付けているか？
既設吊ボルトとリ・アルハンガーはダブルナットで締結しているか？
ナットを既定トルクで締結しているか？
センター振りで取り付けているか？
リ・アルハンガーと室内機吊下げ用ボルトはダブルナットで締結しているか？

室内機吊下げ用ボルトを取り付けるナットを既定トルクで締結しているか？
室内機を吊る必要高さは確保しているか？
水平に取り付けているか？
センター振りで取り付けているか？
室内機を取り付ける
リ・アルハンガーと室内機吊下げ用ボルトはダブルナットで締結しているか？
ナットを既定トルクで締結しているか？

- 11 -