QH-00-09-500
２０２４年８月

太陽電池モジュール
施工マニュアル

販売店・工事店様用もくじ
１ ． 架 台 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ p1
２ ． 太 陽 電 池 モ ジ ュ ー ル の 据 付 け ・ ・ ・ ・ p2

◆ 仕様 ◆
ツメ無し

太陽電池モジュール

YGO工 法

ラックレス折板金具対応設置工事をされる方へお願い■据付工事を始める前に据付工事説明書、施工マニュアルをよく読み、正しく安全に据付けてください。
■据付け強度を確保するため、施工マニュアルの据付方法を守ってください。
■据付工事は販売店・工事店さまが実施してください。（第２種電気工事士の資格必要）●据付工事は高所（２ｍ以上）作業で転落の恐れがあります。また、感電のおそれもあるため、「労働安全衛生規則」に従って施工してください。
●コーキング材を使用する場合、保護眼鏡、保護衣、保護手袋など適切な保護具を着用してください。
■太陽電池モジュール・パワーコンディショナー・接続箱は、他社製品と組合わせての据付けは行わないでください。
■取付け部材は、必ず付属品を使用してください。
■太陽電池モジュール１枚、同一系統の+・-コネクタをループさせないでください。
■建築強度については考慮されていないため、販売店様、施工店様にてご確認ください。

横置

１．架台
１）架台部材①重ね折板軒棟セット
品名① 端部押え金具**② YGCLスペーサーH-** ※③ FLアース金具2④ M8フランジナット⑤ M8-**六角ボルト

数量
22132

※YGCLスペーサーは、太陽電池モジュールの厚さが31mm 32mm 36mm 37mmの時に使用します。

①②③④③④⑤②重ね折板中間セット
数量
11111

品名
① 中間押え金具② YGOモジュールスペーサー③ FLアース金具2④ M8フランジナット⑤ M8-**六角ボルト①②●拾い出しの関係上、据付けに必要のない部材が含まれている場合がございます。
●固定部材の色はブラック色となります。
●端部押え金具、中間押え金具の形状は図と異なる場合がございます。

２）オプション部材① 不 陸 ス ペ ー サ ー 25枚 入 り
品名① 不陸スペーサー L-80

数量25
①

1⑤

２．太陽電池モジュールの据付け※色は図と異なる場合がございます。

１ ） 1段 目 の 太 陽 電 池 モ ジ ュ ー ル の 据 付 け■M8六角ボルト① 軒 先 の ラ ッ ク レ ス 折 板 金 具 に M8六角 ボ ル ト を 差 し 込 み 、 (YGCLス ペー サ ー )、 M8フ ラ ン ジ ナ ッ ト を 入れ、金具の中心で仮締めします。

■M8六角ボルト■M8フランジナット■ラックレス折板金具■ラックレス折板金具■M8フランジナット■(YGCLスペーサー)*太陽電池モジュールの厚さがイレギュラーな場合に使用します。

■M8六角ボルト■M8フランジナット■ラックレス折板金具

注意・ M8六 角 ボ ル ト は ラ ッ ク レ ス 折 板 金 具 の 中 心 に 固 定 す る こ と を 基 本 と し て
お り ま す が 、 次 頁 の よ う に M8六 角 ボ ル ト を 金 具 の 中 心 か ら 外 す 場 合 は 、金 具 の 中 心 か ら 15mmの 範 囲 に M8六 角 ボ ル ト を 納 め て く だ さ い 。
固 定 範 囲 の 外 に M8六 角 ボ ル ト を 納 め る と 、 太 陽 電 池 モ ジ ュ ー ル を 取 付 けることができなくなります。
■M8六角ボルト120mm※M8六角ボルト固定範囲

中心15mm15mm■ラックレス折板金具

2

②②列の中央付近にあるラックレス折板 金 具 の M8六 角 ボ ル ト を 締 め ま す 。

③③ 外 側 両 端 の M8六 角 ボ ル ト を ② の M8六角ボルトに合わせ、軒側と平行に揃えます。

③④④ 位 置 決 め 後 、 外 側 両 端 の M8六 角 ボルトを締めます。
④⑤ 両 端 の M8六 角 ボ ル ト に 水 糸 を 張 り 、残 り の M8六 角 ボ ル ト を 水 糸 に 合 わせます。

■水糸⑤⑥ M8六 角 ボ ル ト の 位 置 を 揃 え 、 M8六角ボルトが動かないように締めます。
⑦不陸の調整が必要ない場合、全ての M8六 角 ボ ル ト を 本 締 め し ま す 。
（ 締 付 け ト ル ク 4N･mで 締 付 け た 後 、ト ル ク レ ン チ で 8N･m± 0.5ま で締めます。）※本締め後、ボルト締結部を油性ペンでマーキングします。

3⑥

⑧必要に応じ、不陸スペーサーをM8フ ラ ン ジ ナ ッ ト (YGCLス ペ ー サー )の 下 に 入 れ 、 不 陸 の 調 整 を します。
※ 不 陸 ス ペ ー サ ー は 、 最 大 3枚 ま で入れることができます。

■M8フランジナット■不陸スペーサー（オプション部材）※最大3枚⑨ 不 陸 の 調 整 後 、 M8フ ラ ン ジ ナ ッ トを本締めします。します。
（ 締 付 け ト ル ク 4N･mで 締 付 け た 後 、ト ル ク レ ン チ で 8N･m± 0.5ま で締めます。）※本締め後、ボルト締結部を油性ペンでマーキングします。
■M8六角ボルト■M8フランジナット■不陸スペーサー（オプション部材）※最大3枚■不陸スペーサー（オプション部材）※最大3枚■M8フランジナット■端部押え金具⑩ M8六 角 ボ ル ト に 端 部 押 え 金 具 、 M8フランジナットを入れます。
■M8フランジナット■端部押え金具⑪太陽電池モジュールを端部押え金具の壁面に接触するまで入れます。

■太陽電池モジュール■太陽電池モジュール■端部押え金具

壁面■端部押え金具

4■YGOモジュールスペーサー■FLアース金具2■M8六角ボルト⑫ M8六 角 ボ ル ト に FLア ー ス 金 具 2、YGOモ ジ ュ ー ル ス ペ ー サ ー を 入 れ 、■太陽電池モジュール
ラックレス折板金具に差し込みます。
⑬ YGOモ ジ ュ ー ル ス ペ ー サ ー の 壁 面が太陽電池モジュールに接触するまでスライドさせます。
※ FLア ー ス 金 具 2は 必 ず 太 陽 電 池 モジュールを持ち上げて、ラックレス折板金具の間に挟み込んでください。挟み込むことでアースが取れます。

■YGOモジュールスペーサー■YGOモジュールスペーサー

注

意・ FLア ー ス 金 具 2の 折 り 返 し を 軒 側 に し て く だ さ い 。
逆に入れると不陸スペーサーが入らなくなります。

軒棟

※折り返し

■FLアース金具2

この際、必要に応じて不陸の調整行います。
不 陸 ス ペ ー サ ー は FLア ー ス 金 具 2の下に入れ込みます。
※ 最 大 3枚 ま で 入 れ る こ と が で き ま す 。
■FLアース金具2■不陸スペーサー（オプション部材）※最大3枚5■FLアース金具2■不陸スペーサー（オプション部材）※最大3枚

⑭ M8フ ラ ン ジ ナ ッ ト を 本 締 め し ま す 。
（ 締 付 け ト ル ク 4N･mで 締 付 け た 後 、ト ル ク レ ン チ で 6N･m± 0.5ま で締めます。）※本締め後、ボルト締結部を油性ペンでマーキングします。
■M8フランジナット■端部押え金具■M8フランジナット■端部押え金具

6２）コネクタの接続とケーブルの処理①太陽電池モジュール同士のコネクタを接続します。

■太陽電池モジュール

■コネクタ

注意

・太陽電池モジュール同士のコネクタ接続が確実に行われている事を必ず確認してください。
・太陽電池モジュールと架台の間にケーブル、コネクタを挟まないでください。
(コ ネ ク タ に 衝 撃 や 荷 重 を 加 え る と 火 災 、 感 電 の 原 因 に な り ま す 。 )②ラックレス折板金具のケーブル保持用の穴などを使い、ケーブルを結束バンドなどで留付けます。
この際、結束バンド等でケーブルを傷付けないよう注意してください。

お願い・ケーブルが弛んで屋根材に触れないようにしてください。
※ケーブル保持用穴■結束バンド■ケーブル

7３ ） 2段 目 以 降 の 太 陽 電 池 モ ジ ュ ー ル の 据 付 け① 太 陽 電 池 モ ジ ュ ー ル を YGOモ ジ ュー ル ス ペ ー サ ー の 後 に 置 き 、 YGO
モジュールスペーサーの壁面に接触させます。
■太陽電池モジュール■太陽電池モジュール
壁面■YGOモジュールスペーサー■YGOモジュールスペーサー② M8六 角 ボ ル ト に FLア ー ス 金 具 2、YGOモ ジ ュ ー ル ス ペ ー サ ー を 入 れ 、
ラックレス折板金具に差し込みます。

■YGOモジュールスペーサー■FLアース金具2■M8六角ボルト■太陽電池モジュール③ YGOモ ジ ュ ー ル ス ペ ー サ ー の 壁 面が太陽電池モジュールに接触するまでスライドさせます。
※ FLア ー ス 金 具 2は 必 ず 太 陽 電 池 モジュールを持ち上げて、ラックレ
ス折板金具の間に挟み込んでください。挟み込むことでアースが取れます。

■YGOモジュールスペーサー■FLアース金具2■FLアース金具2■YGOモジュールスペーサー

注

意・ FLア ー ス 金 具 2の 折 り 返 し を 軒 側 に し て く だ さ い 。
逆に入れると不陸スペーサーが入らなくなります。

軒棟

※折り返し

■FLアース金具28この際、必要に応じて不陸の調整行います。
不 陸 ス ペ ー サ ー は FLア ー ス 金 具 2の下に入れ込みます。
※ 最 大 3枚 ま で 入 れ る こ と が で き ま す 。
■FLアース金具2■不陸スペーサー（オプション部材）※最大3枚■FLアース金具2■不陸スペーサー（オプション部材）※最大3枚④ 太 陽 電 池 モ ジ ュ ー ル 間 の M8六 角 ボ
ル ト に 中 間 押 え 金 具 、 M8フ ラ ン ジナットを入れます。

■M8フランジナット■中間押え金具■M8フランジナット■中間押え金具■M8六角ボルト■M8六角ボルト⑤ M8フ ラ ン ジ ナ ッ ト を 本 締 め し ま す 。
（ 締 付 け ト ル ク 4N･mで 締 付 け た 後 、ト ル ク レ ン チ で 6N･m± 0.5ま で締めます。）※本締め後、ボルト締結部を油性ペンでマーキングします。
■M8フランジナット■中間押え金具■中間押え金具■M8フランジナット⑥ ２ ） ,３ ） の 手 順 を 繰 り 返 し 、 太 陽 電 池 モ ジ ュ ー ル を 据 付 け ま す 。

9４）最終段の太陽電池モジュールの据付け①最終段の太陽電池モジュールをYGOモ ジ ュ ー ル ス ペ ー サ ー の 後 に
置 き 、 YGOモ ジ ュ ー ル ス ペ ー サ ーの壁面に接触させます。
■太陽電池モジュール■太陽電池モジュール

壁面■YGOモジュールスペーサー■YGOモジュールスペーサー② M8六 角 ボ ル ト に FLア ー ス 金 具 2、
（ YGCLス ペ ー サ ー ） 、 端 部 押 え
金 具 、 M8フ ラ ン ジ ナ ッ ト を 入 れ 、ラックレス折板金具に差し込みます。

■M8フランジナット■端部押え金具■(YGCLスペーサー)■FLアース金具2■M8六角ボルト■太陽電池モジュール③端部押え金具の押え面と直交する壁面が太陽電池モジュールに接触するまでスライドさせます。
※ FLア ー ス 金 具 2は 必 ず 太 陽 電 池 モジュールを持ち上げて、ラックレ
ス折板金具の間に挟み込んでください。挟み込むことでアースが取れます。
■端部押え金具■端部押え金具■太陽電池モジュール■FLアース金具2

壁面■太陽電池モジュール■FLアース金具2

注意・ FLア ー ス 金 具 2の 折 り 返 し を 軒 側 に し て く だ さ い 。
逆に入れると不陸スペーサーが入らなくなります。

軒棟

※折り返し

■FLアース金具210この際、必要に応じて不陸の調整行います。
不 陸 ス ペ ー サ ー は FLア ー ス 金 具 2の下に入れ込みます。
※ 最 大 3枚 ま で 入 れ る こ と が で き ま す 。
■FLアース金具2■不陸スペーサー（オプション部材）※最大3枚■FLアース金具2■不陸スペーサー（オプション部材）※最大3枚④ 太 陽 電 池 モ ジ ュ ー ル 間 の M8六 角 ボ
ル ト に 中 間 押 え 金 具 、 M8フ ラ ン ジ■M8フランジナット
ナットを入れます。
■中間押え金具■M8フランジナット■中間押え金具⑤ 全 て の M8フ ラ ン ジ ナ ッ ト を 本 締 めします。
（ 締 付 け ト ル ク 4N･mで 締 付 け た 後 、ト ル ク レ ン チ で 6N･m± 0.5ま で締めます。）※本締め後、ボルト締結部を油性ペンでマーキングします。

■M8フランジナット■M8フランジナット⑥２）と同様にコネクタの接続とケーブルの処理を行ってください。

11５）架台アース①太陽電池モジュール架台より接続箱、地面へアース接続します。
（ⅰ）圧着端子（現場調達部材）をアース線（現場調達部材）に圧着ペンチで取付けます。
■ドリルビス
（現場調達部材）（ⅱ）アース線の圧着端子をドリルビス（現場調達部材）でラックレス折板金具の側面に打ち込み、横方向の太陽電池モジュール間の渡りアースを取ります。
不陸スペーサーを使用した場合は、不陸スペーサーの穴に打ち込みます。
（ⅲ）地上接地用のアース線（現場調

■アース線

■アース線
■ドリルビス
（現場調達部材）達部材）をラックレス折板金具に取付けます。

不陸スペーサーを使用した場合（ⅱ）同様、不陸スペーサーを使用した場合は、不陸スペーサーの穴に打ち込みます。

■ドリルビス
（現場調達部材）■不陸スペーサー■モジュール間の渡りアース■アース線■ドリルビス
（現場調達部材）注

意Ｃ種またはＤ種接地工事が必要です。
アースを取らないと感電の恐れがあります。

■アース線■不陸スペーサー

アース工事は有資格者が行ってください。

お願い

注意

アース線が弛んで屋根材に触れないように不陸スペーサーを使用した場合、ラックレしてください。

ス折板金具は導通していないため、必ず不陸スペーサーからアースを取ってください。

12６）注意事項① 重 ね 折 板 か ら 太 陽 電 池 モ ジ ュ ー ル の 下 端 ま で の 距 離 は 30mmで す 。
30mmを 超 え る 緊 結 ボ ル ト が あ る 場 合 、 太 陽 電 池 モ ジ ュ ー ル の 側 面 のフレームに干渉する恐れがあります。
■緊結ボルト等■太陽電池モジュール

30mm

太陽電池モジュールのフレームが干渉する場合、下記のことを行って干渉しないようにしてください。
・ 緊 結 ボ ル ト を 30mm未 満 に 切 断 す る 。
・太陽電池モジュール間に隙間を設け、緊結ボルトを逃がす。
・太陽電池モジュールの裏側に緊結ボルトを入れて逃がす。
■緊結ボルト等■太陽電池モジュール※カット隙間■緊結ボルト等■太陽電池モジュール■太陽電池モジュール■緊結ボルト等

また、太陽電池モジュールの裏側に緊結ボルトがある場合、特に積雪が多い地域で施工される場合、太陽電池モジュールのガラス面がたわみ、緊結ボルトが太陽電池モジュールを傷付けることがあります。
太陽電池モジュールのガラス面のたわみを考慮して設計、施工を行ってください。

13