1レオナード
ホース洗浄用（湯・水混合）ユニット
TXU/TXSU-425F 型取扱い説明書■ 概要
ホース洗浄用ユニット TXU/TXSU-425F は給湯と給水を混合して適温水を作り工場の床や機械のホース洗浄を行う温水混合ユニットです。
※蒸気と給水の混合用ではありません。（別途お問い合わせください。）■各部名称※各部名称図は、「TXSU」のものです。

⑧ボール弁

⑦

ホースニップル⑥

温度計⑤

ストレーナー④

逆止弁③タンデムボール弁②タンデムレバー①RADA 425F

符号名称

2

■ 仕様
TXU/TXSU-425F
最大流量(L/min)

166

最小流量(L/min)

8

最大静止時圧力(MPa)1.0

最大使用差圧(MPa)0.35

最小使用差圧(MPa)0.015

給水/給湯圧力比

1：1(等圧)

最適温調範囲(℃)

35～46

最高給湯温度(℃)

85

最低給水温度(℃)

1

出湯温度と給湯、給水各々の必要温度差(℃)

15~35

■流量
流量表をご参照下さい｡(流量表は給湯圧力､給水圧力が等しく､混合水温度が給湯温度と給水温度の中間程度で出口開放時(背圧ゼロ)における出湯量です。

TXU-215, 320F, 425F 流量表

TXU-425F

TXU-320F

3■注意事項
・１日の使用時間は１～6 時間程度を標準使用時間としています。
・水道水又は飲料に可能な井戸水をご使用下さい。温泉水はご使用になれません。
・給湯、給水圧力は同圧でご使用下さい。
同圧でない場合、熱湯や、冷水が出る可能性があります。
・出湯温度と給湯、給水温度の差が 15℃以下になると温調特性が降下し始めます。

■ 設置方法・取付け中は、ケガや製品の破損のないように充分注意して下さい。
・ミキシングバルブユニットは、使用やメンテンスの行いやすい場所に設置して下さい。
・メンテナンスの為に、仕切弁を適切な場所に必ず取付けて下さい。
・漏水の可能性がありますので、防水・排水の設備のある箇所に取付け下さい。
・ミキシングバルブユニットを取り付ける前に配管のフラッシングを十分に行いゴミ等を取り除いて下さい。
・ミキシングバルブユニットを垂直に取付けて下さい。水平に取付けると温水温度が正しく制御できません。

4■ 取付け方法
・給湯・給水入口を確認して下さい。向かって左が給湯・右が給水です。
・逆接続をご希望な場合は、ご相談下さい。
・ミキシングバルブに側面にあるバックプ
レート固定ネジ 2 か所を 3ｍｍ六角レン
チで緩めバックプレートを引き抜いて下さい。
・バックプレートを壁面やブラケットに固定した後、ミキシングバルブユニットをバックプレートセットビスを締め付け固定して下さい。
・配管上適切な個所で配管の支持を行って下さい。
・配管を無理にユニットに接続された場合漏れや・破損の原因になります。

バックプレート5■ 使用方法・給湯・,給水が所定の圧力、温度で供給されているか確認して下さい。
（給湯・給水が作動時に同じ圧力になるように調整して下さい。）
・ユニットの給水,給湯の元バルブ（ボールバルブ）を開いて下さい。
・タンデムレバーを押し上げると、ミキシングバルブで調温された温水が製造され、適温水が吐出します。
・温水（混合水）温度を上げるときにはミキシングバルブの温調ノブを反時計方向（左回し）に、下げるときは時計方向（右回し）に回してください。
温水出口の温度計を見ながら行って下さい。

・ご使用後は、タンデムレバーを引き下げて下さい。

6■ 最高出湯温度の設定※最高出湯温度とは、間違って高温側いっぱいに温調ハンドルを操作しても使用範囲以上の高温にならない為の設定です。
・ミキシングバルブユニットに充分な給湯が行われているか、チェックして下さい。
給湯温度は必要な出湯温度より少なくとも 15℃高いことが必要です。

①給湯と給水の仕切弁が全開になっているか確認して下さい。
②温調ノブビスを外し、温調ノブを外して下さい。
③ハブを引き抜いて下さい。
（注意）スピンドル上のプレッシャーワッシャーはそのままにしておいて下さい。
④ハブを裏返しにしてスピンドルにはめ込み、必要な最高出湯温度が得られるまで反時計方向にゆっくり回して下さい。
もし、回しにくくなったらそれ以上回さないで下さい。無理に回すと内部部品を破損させる可能性があります。
⑤必要な最高温水温度が得られましたらハブをスピンドルからそっと抜き取り、裏返しにしてカバーの表のストッパーにハブの裏のストップ爪が当たってそれ以上反時計方向に回らない位置でハブをスピンドルに差し込んで下さい。
⑥ハブをゆっくりと時計方向に回し適温温水温度が得られるまで回し、温調ノブをハブの切り欠きに合うように取付け下さい。

7■ メンテナンス・ミキシングバルブはカートリッジ式ですので、故障の場合はポートスリーブパックやサーモスタットパックを新替して頂くことになります。
＜サーモタットアッセンブリーの取り外し＞①ミキシングバルブへの給湯・給水を止め、出口を開いて中に残った水を出して残圧を取り除いて下さい。
② 3mm の六角レンチを使って温調ノブ固定ネジを外し、温調ノブ、表示リング並びにハブを外して下さい。
③カバーシュラウドを固定している２本のネジをゆるめ、カバーシュラウドを時計方向に回して外して下さい。
④ハブ・サークリップ並びにプレッシャーワッシャーを外して下さい。
⑤8 本のネジを外し、カバーを外して下さい。
（組立の時に元通りに組み立てられるように、カバーの上のスットパーの位置を確認して下さい。）⑥温調スピンドルとドライブナットを外して下さい。
⑦サーモスタットアッセンブリーを外して下さい。

8＜サーモタットアッセンブリーの再組立て＞⑧プッシュロット並びにサーモスタットアッセンブリーをシャトルスリーブパックの中に収めて下さい。
⑨ドライブナットと温調スピンドルをカバーの中に収めて下さい。
⑩カバーを取り付けて下さい。カバーのストッパーが外した時と同じ位置になるように取り付けて下さい。
⑪プレッシャーワッシャーを温調スピンドルに入れ、サークリップで固定して下さい。
⑫ハブを取り付ける前に、＜最高出湯温度の設定＞項を参照して温度調節して下さい。
⑬カバーシュラウドを取り付けて２本のビスで固定して下さい。
⑭温調ノブを取り付けネジで固定して下さい。
＜ポートスリーブの取り外し＞①＜サーモスタットアッセンブリー取り外し＞項を参照してカバー並びにサーモスタットを外して下さい。
② 押さえプレートの 2 本のネジを外し、押さえプレートを外して下さい。
③ポートスリーブ前面の穴にバー（最大６φ）を差し込み、ひねりながらポートスリーブを引き抜いて下さい。

＜ポートスリーブの再組立て＞④ミキシングバルブボディー内部は柔らかな布で清掃して下さい。
⑤各“O”リングには、付属のシリコングリスを使用して下さい。
⑥ポートスリーブをボディーに挿入し、押さえプレートで固定して下さい。
⑦＜サーモタットアッセンブリーの再組立て＞の項を参照してサーモスタット
アッセンブリー並びカバーを取り付け下さい。

9

＜逆止弁＞
・逆止弁のシートに異物が付着したり、シートが破損した場合逆止弁は正常に働かなくなり、逆流を起こしてしまいます。
ミキシングバルブの給水側逆止弁の１次側が熱かったり、逆に給湯側逆止弁の１次側が冷たかったりする場合は逆流していると考えられます。
その場合は逆止弁のメンテナンスが必要です。
メンテメンテは下記の方法で行って下さい。
●逆止弁逆流確認方法
1. 給湯、給水の元バルブ（ボールバルブ）を閉じて下さい。
2. タンデムレバーと出口を開けユニット内の残圧を取り除いて下さい。
3. 逆流が予測される側のストレーナーのキャップを外して下さい。
4. 出口を「閉」にして下さい。
5. タンデムレバーを押し上げ「開」にして下さい。
6. 3 でストレーナーキャップを取外した反対側の元バルブを少しずつ開けて下さい。外したキャップから「水もしく湯」が出なければ正常です出てくれば逆流していますので交換が必要です。

10●逆止弁交換方法
1.給湯、給水の元バルブ（ボールバルブ）を閉じて下さい。
2.タンデムレバーと出口を開けユニット内の残圧を取り除いて下さい。
3. タンデムボール弁のユニオンナットを緩め、ミキシングバルブ本体をバックプレートから外し、取り外して下さい。
4. ハンドル・レバーナットをゆるめ、タンデムレバーを取外して下さい。
5.逆止弁を新しい物と交換して下さい。（※流れ方向にご注意ください。）
その時、給湯側・給水側双方のスピンドルの高さ・向きに注意して下さい。
左右の高さが同じになるようにねじ込み、双方のスピンドルが１直線に向き合うようにねじ込んで下さい。
6.ミキシングバルブのバックプレート、セットし、タンデムボール弁とユニオンの間に新しいユニオンパッキンを入れユニオンナットを締め付けて下さいユニオンナットを締め付ける時に、タンデムボール弁が共回りする場合がありますので固定しながら締め付けて下さい。

レバーナット

ハンドルタンデムレバー

11＜タンデムボール弁ステムパッキンの交換＞
タンデムボール弁メンテンス時は、メンテナンスバルブを閉じユニット内の残圧を取り除いてから行って下さい。
●ボンネットナットの増し締め
タンデムボール弁のステム部分から漏れ始めた場 合、ボン ネットナッ トを漏れが止まる程度にゆっくりと増し締めして下さい。
この時、必要以上に締めすぎないで下さい。締めすぎた場合タンデムレバーの開閉が重くなります。
増し締めを行っても止まらない場合は下記の要領でステムパッキンの交換を行って下さい。
●ステムパッキンの交換
1.ハンドル・レバーナットをゆるめタンデムレバーを取外して下さい。
2.ボンネットナットを外し、ステムを引き抜いて下さい。
3.ステムパッキンを新しいものと交換して下さい。
4.ステム・カラーをタンデムボール弁に取付けて下さい。その時ステム先端の凸とタンデムボールベルブ内部ボールの凹みにはまる様にセットして下さい。
5.ボンネットナットを軽く締めこんで下さい。
6.タンデムレバー・レバーナット・ハンドルの順に組み立て下さい。

12＜タンデムボール弁の交換＞
タンデムボール弁メンテンス時は、メンテナンスバルブを閉じユニット内の残圧を取り除いてから行って下さい。
1.タンデムボール弁のユニオンナットを緩めミキシングバルブ本体をバックプレートから外し、取り外して下さい。
2、ハンドル・レバーナットを緩め、タンデムレバーを取外して下さい。
3.タンデムボール弁を新しい物と交換して下さい。
4 その時、給湯側・給水側双方のスピンドルの高さ・向きに注意して下さい。
左右の高さが同じになり、双方のスピンドルが１直線に向き合うようにねじ込んで下さい。
5.ミキシングバルブのバックプレート、セットし、タンデムボール弁とユニオンの間に新しいユニオンパッキンいれてユニオンを締めて下さい。
ユニオンナットを締め付ける時に、タンデムボール弁が共回りする場合がありますので固定しながら締め付けて下さい。

レバーナット

ハンドルタンデムレバー

13ホームページQRコード