地震による電気火災を防ぐ
地震による電気火 災を防ぐ

新常識

カ ワ ム ラ の感震ブレーカー

分 電 盤タイプ

内蔵型

分 電 盤タイプ

後付型

コンセントタイプ

基 本

感震ブレーカーの有無による違い

大地震による電気火災の怖さ。
東日本大震災における出火原因

東日本 大 震 災では、津 波 による被 害 の 他 にも電気火災を防ぐ
これからの新常識

火 災 によって多くの 住 宅が 焼 失しました。

不明

感震ブレーカーの設置で、被害を最小限に抑える。

住 宅 火 災で最も多かったのは、建 物が 激しく揺れることで2%

内閣府が発表した首都直下型地震の被害想定では、

補 助 金 制 度で設 置 がお 得 に！

感震ブレーカー等の設置による「電気関係の出火防止」
を

電 気ストーブや 照 明 器 具が 、洗 濯 物 やカーテンなどの 可 燃 物とその他

接 触して発 生する「 電 気 機 器 や 配 線 に 関 係する火 災 」です 。

33 %また、地 震 発 生 直 後だけでなく、発 生から数日後 には電気による発熱体

65 %「 通 電 火 災 」による被 害も多く見られました。

感震ブレーカーのさらなる普及に向け、補助金を出して設置を推奨している地域が増えています。詳しくは、各自治体にお問い合わせください。

行った場合、被害は現状と比較して約１/2 に低減。

対象地域
対象商品

平成29年度
愛知県
名古屋市の
場合

さらに「 電 気 関 係 の出 火 防 止 」と消 火 器 具 の 保 有を合わせて行った場合には、約1/20まで減らすことが補助内容できるといわれています。

市の指定する地域
分電盤型、増設型
既設：設置費用の1/2（上限：40,000円）
新築：一律10,000円※平成25年12月 内閣府 中央防災会議 首都直下型地震対策検討ワーキンググループ「首都直下型地震の被害想定と対策について（最終報告）」

ONOFF

出展：内閣府 総務省消防庁 経済産業省「平成27年 大規通電状態になって電気を遮断

模地震時の電気火災の発生抑制対策検討と推進について」」

感震ブレーカー

感震ブレーカー
機 能 なしON

損傷した
電源コードから発火!

OFF機 能 あり

電気ストーブからカーテンに引火！

通電なし

水槽用ヒーターが空焚き状態になって発火！

通電なし
通電なし

避難時に宅で無人の自！
火災発生「通電火災」の危険性を知っていますか？

「安心」
センサー式感震ブレーカーの設置でを手に入れましょう！

大地震の際にブレーカーを落とさず避難すると、地震発生から数日後の電気復旧時に、通電状態になった電気機器などが横揺れに加えて縦揺れも正確に感知できるセンサー式感震ブレーカーは、震度5強相当以上の揺れを感知すると、ランプ火元となる「 通電火災 」の恐れがあります。実際に阪神大震災では地震発生から8日後に、避難所生活によって無人にとブザーでお知らせした後 、主 幹ブレーカーを遮 断して電 気の供 給をストップします。利 用 環 境に合わせて「 遮断までのなった家で火災が起きています。

時間」と「感知する震度」の設定も可能です。

電気ストーブに触れていた可燃物に引火

白熱灯スタンドが触れていた可燃物に引火

転倒した水槽のヒーターが過熱して発火

安心

01

安心

03

地震発生直後の火災を防止
電気機器などの転倒による火災を防ぎます。

遮断までの時間を設定できる

主幹ブレーカーの遮断までの時間を、即時・1分・3分から選択可能 ※ 。夜間避難時の照明の確保や、火元となる恐れのある電気機器への対策につながります。

1※「樹脂ケース入り感震リレー」「 感震コンセント」
は3分で固定です。

安心

04

安心

02

復電時の通電火災を防止
いつ起こるかわからない自宅の火災を防ぐため、避難所にいても安心です。

感知する震度を設定できる

感知する揺れの大きさを震度5強・震度6弱から選択可能※ 。各住まいの耐震対策に合わせた設定により、不要な電気の遮断を控えることができます。
※「樹脂ケース入り感震リレー」「 感震コンセント」
は震度5強相当以上で固定です。

安心05

生活振動で作動しない※

感 知した揺れが 地 震か 生 活 振 動かを高 精 度で見 分けるカワムラ独自の技 術「EQDアルゴリズム」により、ドアの開閉やトラックの通過などによる反応を抑えます。
※建物の修繕工事などで発生する大きな振動によって、稀に作動する場合があります。

2

動 作

さまざまなケースに対応！

分 電 盤タイプ

状況を判断して電気を遮断。
電気火災からしっかり家を守る。

内蔵型

感震ブレーカー機能を搭載したホーム分電盤です。
地震による基本的な遮断動作に加え、2段階遮断やHEMS連携など、より安心な追加機能を搭載したタイプもあります。

揺れを感 知した際 、状 況に応じた遮断動作をします。
ランプやブザーによる警報と電 気の遮 断を最 適に組み合わせることで、感震ブレーカ機能付ホーム分電盤

電 気 火 災のあらゆる可 能 性に対応し、大切な家を確 実に守ります。

感震リレーを搭載したホーム分電盤です。
汎用性の高いenステーション、エネルギー計測ができるEcoEye、分岐横一列で小型のEzラインのラインナップがあります。

基本動作

CASE

停 電 時 の 動 作
CASE

CASE

CASE

01020304

基本の動作

安全を確認できたとき

揺れの直後に停電が発生

揺れの直前に停電が発生

揺れを感 知した後 、3 分 以 内にリセット（警報停止）
スイッチを押すことで、警報と主幹ブレーカーの遮断を停止できます。

揺れを感知した後、3分以内に停電が発生した場合は、復電と同 時 に 主 幹ブレーカーを遮断します。

停電後8秒以内に揺れを感知した場合は、復電直後に主幹ブレーカーを遮断します。※

揺れを感 知した後 、3 分 間の警報を発して主幹ブレーカーを遮断。警報の断続音は、最後の30秒間で連続音に変わり、避難の緊急性を通知します。

品種※発電所や変電所に地震波が先に到達し、停電になる場合があります。
通電火災
防止

停電

揺 れ を 感 知

ELR-SK
ENR-SKEN2D-BSK
ENT-SK

品種

ELRY-KF
ELRY
KF
ENRY-KF
EN1Y-BKF
EN2Y-KF

品種

ELERA KELERA-K
ENERA-K
ELER-K
ENER-K

感震ブレーカ機能付ホーム分電盤
2段階遮断タイプ

感震ブレーカ機能付ホーム分電盤
HEMS連携タイプ

2段階の遮断を行うことができるホーム分電盤です。

感震リレーの情報を、連携するHEMSサービスで確認でき

発 火リスクが 高い電気機 器のある回路には即時遮 断、るホーム分 電 盤です。H E M Sを通して各 種 設 定や感 知

避難経路や情報確保には一定時間後の遮断を行います。

状態の解除、動作状況の確認ができます。

ELR-PS
ENR
PS
ENR-PS
ENR-KS品種

音 と 光 で お 知らせします！
断続音

断続音
ピー ーピーピ

地震発生後
2分30秒

断続音
ピー ーピーピ

ピー ーピーピリセット
ボタン

通電火災
防止

停

連続音に変化

復停電
電OFF連続音

復電

発生後3分
停止

遮断

※震度5強、遮断までの時間（3分）の設定での説明です。
（初期設定）

地震を感知

家屋が倒壊したときは…

発熱する電気機器を照明やその他は即時遮断

一定時間後遮断万一、家屋が倒壊した場合には、主幹ブレーカーを即時に遮断します。

ON

3

品種

遮断

動作の停止
ピー

OFF電

OFF

遮断

OFF

即時遮断

OFF
OFF

ELRY-PH1
ENRY-PH1
ENRY-KS1

外出先からでも動作状況の確認が可能
HEMS

火災につながる可能性を大きく下げながら同時に避難経路や情報を確保できます※導入をご検討の際は、HEMSサービス会社さまに対応状況をご確認ください。

4

分 電 盤タイプ

コンセントタイプ

後付型

既設のホーム分電盤に接続して感震ブレーカー機能を追加するタイプです。

コンセント内のセンサーが揺れを感知し、設置状況に合わせて、最適なモデルをお選びいただけます。

接続された電気機器への電気を遮断します。

樹脂プレート付感震リレー

感震コンセント

埋め込みタイプ

震度5強 内蔵センサーで相当以上壁内へ埋め込むため見た目がスッキリ。

地震を感知したら即時遮断するコンセント。

露出部分はスイッチプレート形状でト形状で、お部屋にも馴染みます。

ホーム分電盤enステーションと連係して2段階遮断動作も可能！

品番標準価格（円）外形寸法（mm）
タテ×ヨコ×フカサ

KCB-1

18,400120×70×35.7

地震を感知おすすめポイント※平成30年夏頃発売予定です。

※1

既存の電気配線のままで設置が可能なため、リフォームにもお勧め！

■ 結線図
L1 N L2

コンセントごとの細やかな遮断が可能！※2
回路ごとではなく、※画像および仕様は開発中のものです。
像および仕様は開発中のものです。

※漏電ブレーカが設置されている必要があります。

トラッキング火災も防止できます！
プレトラック検出機能付のタイプでは、トラッキング火災とは樹脂ケース入り感震リレー 露出タイプ

ずっと差し込んだままのコンセントとプラグ。そのスキマにホコリが溜まり、湿気がケース入りなので、既設のホーム分電盤の横などにそのまま設置できます。

言います。また、それが要 因で起こる火 災を「トラッキング火災 」と呼びます。

付着。微小な放電を繰り返して発 熱・発 火する現 象を「トラッキング現 象 」と在宅、留守、昼夜に関わらず、知らないうちに火災が起こるのです。

品番

標準価格（円）

外形寸法（mm）
タテ×ヨコ×フカサ

NFK-1KR

18,400125×90×67

enステーションと連係させると、コンセント単位の2段階遮断が可能に！

■ 結線図

enステーション連係用機器

L1 N L2

熱源
家電 即時遮断

感知

遮断

1

ご支給待ち

感震コンセント

感震
感震通信 コンセント
リレー※3 ユニット 制御ユニット

その他の家電 3分後に遮断
主幹ブレーカ 分岐ブレーカ
enステーションに搭載※4※漏電ブレーカが設置されている必要があります。

外形寸法（mm）
標準価格（円） タテ×ヨコ×フカサ

品番

感震コンセント
14,500
SCU-1Kプレトラック検出
120×70×54
機能付
18,500
感震コンセント
SCU-1KP

遮断2

最大搭載数 6（連係する場合の合計）

おすすめ 夜間の照明や速報などのポイント 情報を得て避難行動ができます！

※1 深型(45mm)のスイッチボックスへ取り付けてください。
※2 遮断までの時間は3分で固定です。
※3 enステーションと連係させる場合、感震コンセントは品番が「KRB-1」の感震リレーには接続できません。品番が「KRB-2」の感震リレーが必要になります。
※4 enステーションEcoEyeや感震ブレーカ機能付ホーム分電盤（品番：ELR-SK,ENR-SK）には搭載できません。

感震ブレーカ盤
感震リレーと漏電ブレーカを搭載した盤です。

分電盤タイプ内蔵ユニット

地震時には既設ホーム分電盤への電力供給を遮断します。
2段階遮断用H EM S連携/コンセント連携用

コンセント連携用

サイズ

サイズ

サイズ

サイズ

サイズ

分岐
1回路分

分岐
1回路分

分岐
2回路分

分岐
2回路分

分岐
1回路分

※一次側に温水器などの機器がある場合、品番や接続方法が異なる場合があります。

5品番標準価格（円）EZK 130

31,50030

EZK 140

32,50040

EZK 150

32,50050

EZK 160

32,50060

EZK 175

39,00075

定格電流（A）

感度電流（mA）

30

最大接続可能電線（mm2）22端子ねじサイズ

感震リレー

感震リレー連係用ブレーカ

感震通信ユニット

コンセント制御ユニット

加速度センサーとEQDアルゴリズムを搭載した感震リレーです。
地震を感知したらランプとブザーでお知らせをし、主幹ブレーカへ遮断信号を送ります。

2段階遮断の即時遮断回路用ブレーカです。感震リレー（KRB-1）とセットでご使用ください。

HEMS連携や感震コンセント連係に必要な通信ユニットです。

感 震コンセントとの連 係 用ユニットです。感 震リレー（ K R B - 2 ）と感 震通信ユニットとセットでご使用ください。

※最大6回路まで増設できます。2個目以 降
はNAK 2P2E20W2をご使用ください。

M5
320×193×110M638

外形寸法（mm）
タテ×ヨコ×フカサ

M8

KRB-1

品番
標準価格
接続

14,000円

品番
標準価格
接続

14,000円

enステーション、
EcoEye、Ezライン
KRB-2
enステーション、EcoEye、Ezライン

品番
標準価格
接続

KNR-1N

14,400円
スマートホーム分電盤

品番
標準価格
接続

NAK 2P2E20W1

品番
標準価格
接続

NAK 2P2E20W26,500円※最大6個の感震コンセントと連係できます。

品番
接続

KTU-1
enステーション

品番
接続

KTU-2
enステーション

品番
接続

KSU-1
enステーションenステーション

6,500円enステーション

6

新築・リフォーム・地震対策の強化に！

カワムラの感震ブレーカーラインナップ
新 築

既 築
ホーム分電盤の設置をお考えの場合

分電盤タイプ

感震ブレーカー機能のないホーム分電盤がすで に設置されている場合

コンセントタイプ

内蔵型

分電盤タイプ 後 付 型

太陽光・EVに対応

HEMS・ZEH対応

圧倒的な小型

ピンポイント対応

機能追加に対応

戸建住宅向けスマートハウス向け

集合住宅向け

熱源電気機器向け

既設ホーム分電盤向け

感震ブレーカ機能付
ホーム分電盤

感震ブレーカ機能付
ホーム分電盤

感震ブレーカ機能付
ホーム分電盤

感震コンセント

樹脂プレート付
感震リレー

2段階遮断タイプ

HEMS連携タイプ

漏電ブレーカ付
感震リレー

感震ブレーカ盤

樹脂ケース入り
感震リレー

大地震はいつ起こるかわかりません。
大切なご自宅を地震における電気火災からお守りするために、河村電器産業は感震ブレーカーの設置を推奨します。
『 内 線 規 程 2 0 1 6 年 追 補 版 』においては、感 震ブレーカー（ 分 電 盤タイプ ）の「 地 震 時 等に著しく危 険な密 集 市 街 地 」の住 宅 等への設 置が〈内閣府 〉勧告的事項となり、それ以外の住宅等への設置が推奨的事項となりました。
● 単相2線式100Vでもご使用いただけます（2段階遮断タイプを除く）。

掲載商品について● 長周期地震動には対応しておりません。
● 配線工事には電気工事士の資格が必要です。

2018年4月現在

ISO14001は暁地区、本地地区、水俣地区、つくば地区、大崎地区、札幌地区での登録です。

M180401