レイアウト 2009.04.03 10:24 ページ 2 Picture name is printed

レイアウト 2009.04.03 10:24 ページ 3 Picture name is printed

非常用放送設備■非常用放送設備とは？
万が一の火災発生時に建物内の人々に火災発生の警報と避難誘導を行なうための設備です。
消防用設備の一つである非常警報設備として位置付けられ（図１参照）、設備として技術基準（消防法施行規則第25条の2 及び 昭和48年消防庁告示第6号）が定められています。この中では、例えば、
自動火災報知設備と連動動作し自動的に音声警報音による避難誘導を行なうことや、停電時でも内蔵蓄電池により、連続して10分間以上放送できること
消火設
備︵略︶などが決められており、増幅器及び操作部、電源部、スピーカーや起動装置などでシステムを構成します。
（図２参照）
一般的に、大規模な建物にはラック型の非常用放送設備が、小規模な建物には壁掛型の非常用放送設備が設置されます。
（図３参照）
非常用に使用されるスピーカーには、音声警報音

消防の用に供する設
備

ガス漏れ火災警報設備

漏電火災警報機

警報設
備
避難設
備
︵略︶

や避難誘導放送の音声が的確に伝達できる明瞭性と、音圧レベル、耐熱性が要求されます。また、使用場所に応じて、天井埋込型、天井露出型、壁掛型、両自動火災報知設備

消防機関へ通報する
火災報知設備
非常警報器具非常警報設備※非常用放送設備は「非常警報設備」に含まれます。

図1.非常用放送設備の位置付け

面型、天井吊下型、壁埋込型、ホーン型コーン、
トラン

非常用放送設備

ペット型、防滴型などの種類があります。
（図４参照）
非常用放送設備は、建物の用途と収容人数により、設置することを義務付けられています。更に、建物の関係者(所有者や管理者など)は、設置された非常用非常電話設備

操作部

遠隔操作器

自動火災報知設備
出火階の信号
火災確認信号

増幅器

スピーカー

電源部（蓄電池を内蔵）

放送設備を適切に維持管理しなければなりません。
図2.非常用放送設備のシステム例

火災
天井埋込型

天井露出型

壁掛型

火災

トランペット型
ラック型
図3.非常用放送設備の例

2

遠隔操作器
図4.非常用スピーカーの例

レイアウト 2009.04.03 10:24 ページ 4 Picture name is printed

非常用放送設備■非常用放送設備の劣化
非常用放送設備に使用している電気部品、電子部品やユニットは、一般の電気機器と同様に設置後の時間経過と共に劣化・磨耗が進行します。特に、万が一の火災に備えるため常時（２４時間）稼動していることと、近年、設備（機器）が高度化・複雑化していることにより、１０年〜１２年で故障率は増加します。非常用放送設備専門委員会の調査でも、１０年以上経過した設備では、修理件数が増加する傾向にありました。

外観では劣化の度合いは判断できません。

ＢＧＭ放送ができていても、いざという時に避難誘導放送ができないことがあります。

劣化が著しく進行すると、発煙・発火につながる場合があります。

修理費用も増大します。
また、使用年数が長いと補修部品がないため修理できないことがあります。

非常用放送設備の故障率
故障率

推奨更新期間05101215 （年）使用年数■古い設備の具体例
平成６年までに納入された非常用放送設備は、現在運用されている音声警報放送ができずサイレンが鳴動するだけの設備です。的確な避難誘導ができない恐れがあるだけでなく、万一の火災発生時に動作しない等の問題が発生する可能性が高いものと思われます。

こういう設備は劣化にご用心
サイレンのみで警報放送が途切れたり異音がする
火災発…

至急 …避して…

ガリ

ガリ
ガリ

声が小さい・聞こえにくい・・・・・・・・

ガガガ・・?
?

3

レイアウト 2009.04.03 10:24 ページ 5 Picture name is printed

保守・点検および更新■定期点検（法定点検）
非常用放送設備は基準に適合した機器を設置するだけでは不十分です。消防設備士や消防設備点検資格者に、消防法に定められた期間ごとに、点検の基準及び点検要領に従って点検を行わせることが義務付けられています。点検を行わなかったり、点検時に発見された設備の不備を報告せず、虚偽の報告を行ったりすると、火災時に被害や損害が拡がる要因にもなり、点検者だけでなく施設の所有者や管理者も処罰の対象となります。
点検の期間
点検の期間は、点検の種別によって異なり、右の表のように定められています。

点検種別

点検の期間

機器点検
総合点検

６ヶ月に１回以上１年に１回以上■点検時の着目点■（法定点検に合わせて確認をおすすめします）＜操作部の外観＞

非常用
放送設備

・表示が明確に判読できるか？
・操作スイッチ等に接触不良の兆候がなく、確実に作動するか？

＜寿命部品＞

火災

寿命部品

・製造メーカーが寿命部品と指定した部品については、定められた交換期間以内に交換されているか？
ニッカド蓄電池＜端子部・コネクタ・プラグ＞

端子部・コネクタ・プラグ・端子、プラグにゆるみはないか？
・ほこり、さびなどの発生はないか？
・その他、接触不良の兆候がないか？
端子部点検の基準及び点検要領
点検基準及び点検要領は、昭和50年10月16日消防庁告示第14号「消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報

別表第14：非常警報器具及び設備の点検の基準
別表第23：非常電源（非常電源専用受電設備）の点検の基準

告書に添付する点検票の様式を定める件」に、機器点検及び総別表第25：非常電源（蓄電池設備）の点検の基準合点検として記載されています。以下は、非常用放送設備に関連する基準の例です。

別表第26：配線の点検の基準

これらの点検の結果は、「消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書」及び「非常警報器具及び設備点検票」に記載して報告されます。

4レイアウト 2009.04.03 10:24 ページ 6 Picture name is printed

保守・点検および更新■更新
非常用放送設備本体は、一般の電気機器と同様に設置後の時間経過とともに劣化・磨耗が進行するた
め、更新しないと正常に動作しなくなる恐れがあります。また劣化・磨耗の期間が比較的短いものについて、部品業界・部品メーカーは「寿命部品」として寿命年数や交換時期を定めています。一方「寿命部品」
でない一般の部品も劣化・磨耗が進行します。非常用放送設備を更新時期まで適正な状態で維持管理するためには、故障が発生した時点でなく、予防保全の観点から定期的にこれらの交換が必要です。

推奨更新期間非常用放送設備専門委員会では、各製造メーカーでの修理実績の調査・研究により、設置後の更新を必要とするおおよその期間として、設備及び寿命部品の推奨更新期間を下記のように設定しています。

更新しないとこんなことが‥‥10〜12年

火災

4年
4〜5年
3〜5年

ニッケル・カドミウム蓄電池（ニッカド蓄電池）

LCD（液晶表示）LCD（液晶表示器）

冷却ファン

冷却ファン

障の故
測
不化
・の劣・設備10年を超えると、法定点検では見つけることが困
難な不測の故障が生じたり、配線を含めた設備の劣化も進行し、万一の火災発生時に非常用放送設備が十分機能しない場合があります。

注）推奨更新期間設定の条件は以下の通りです。

プラグ・コンセント

1）
適切な定期点検が実施され、設置環境に支障がない場合で設定しています。
2）
風水、塩分、腐食ガス等の影響を受ける場所、高温多湿の場所など厳しい環境下に設置される機器については更新期間が短くなる場合があります。
3）
補修部品の供給可能期限は、推奨更新期間とは関係なく、各製造メーカーによって定められています。
4）
他の規制や各製造メーカーによってこの推奨更新期間とは別に定められている場合は、その推奨更新期間が優先されます。

蓄電池は使用期間が4年を超えると、端子電圧が規格を満足していても、法で規定された10分の放送保持時間を満足できなかったり、蓄電池の破裂等、故障の原因になる場合があります。

精密点検のおすすめ
日常的な点検や法定点検だけでは、部品の劣化などにより機能の維持が困難な場合があります。法定点検は法で定められた最低限の点検であり、万一の火災時に設備を確実に機能させるためには、法定点検だけでは必ずしも十分とはいえません。機能不全を予防するために、放送設備の専門業者による設備の精密点検（自主点検）をおすすめします。
また、近隣で落雷があった場合には、設備にダメージを受けている可能性があるので、精密点検をおすすめします。
精密点検の内容の詳細については、「非常用放送設備マニュアル」（第一法規）をご参照ください。

5レイアウト 2009.04.03 10:24 ページ 7 Picture name is printed

設備更新■設備更新までのスケジュール（参考）
更新の規模や内容によって予算規模は大きく異なるので、計画的な予算計画の立案が必要です。
早めに専門業者と打合せされることをおすすめします。
・特に製造が中止された機種は、一定年数が経過すると補修部品の確保が困難になることがあります。
・修理し続けながら継続使用した場合、修理・メンテナンス費用が更新よりも高額化することもあります。

年数
項目

竣工 1年

2年

3年

4年

5年

6年

7年

8年

9年 10年 11年 12年

日常点検
法定点検

機器点検（年2回以上） 総合点検（年1回以上）

精密点検
電子部品の寿命期
寿命部品の交換

ニッカド蓄電池：4年
LCD：4〜5年
冷却ファン：3〜5年

ニッカド蓄電池：4年
LCD：4〜5年
冷却ファン：3〜5年

予算化提案

設備の更新

予算化開始
設備更新完了※蓄電池等を交換する場合は、製造メーカーが指定したものに交換をお願いします。それ以外のものを使用すると、故障の原因となる場合があります。

■音声警報機能付の非常用放送設備をご検討ください。
より的確な避難誘導のため平成６年１月に、消防法施行規則および非常警報設備基準の一部改正が行われ、サイレン式から「音声警報機能付」非常用放送設備の基準が設けられました。

サイレン式ではわからなかった火災発生場所を自動放送で知らせます。

いきなりサイレンが鳴るのではなく、パニックに配慮して、段階的に音声で自動放送。

火事です。火事です。
8階で火災が発生しました。
落ち着いて避難して下さい。

ただいま8階の火災感知器が作動しました。
係員が確認しておりますので次の放送にご注意下さい。

火災でない場合、女性の声で明確に知らせます。

さきほどの火災感知器の作動は確認の結果、異常がありませんでした。
ご安心下さい。

感知器

8階※火災報知設備からの信号により自動放送します。

6※感知器発報放送後、火災を知らせる火災放送へ段階的に移行します（手動で移行の場合もあり）。

※操作は、火災でないことを確認して非常用放送設備の非火災スイッチを押すだけです。

レイアウト 2009.04.03 10:24 ページ 8 Picture name is printedQ

非常用放送設備

Q&A

Q

非常用放送設備とは何ですか？

設置義務がありますか？に設置が必要ですか？

Q

点検の義務が 04ありますか？
また点検の内容は何ですか？

・建物内の人々に火災発生の・消防法施行令第２４条で義務・大人数が利用するビル、ホ・消防法により、定期的に点検警報と避難誘導を行う設備で化されています。但し、建物テル、ショッピングセンター、することが義務付けられてい01

02 どういう建物 03

Qあり、火災の被害を軽減するの規模によっては対象から外地下街、病院、学校、映画館なます(法定点検)。定められた役割を担っています。

れる場合があります。

どの建物で設置が義務化され期間ごとに、点検の基準およびています。

点検要領に従って、有資格者

A
Q

A
Q

05 故障の前兆は、06

A
Q

A
Q等が点検しなければなりません。

07 推奨更新期間は、08

修理し続けることで使い続けられますか？

容易に分かりますか？

どういう場合に更新が必要ですか？

どうやって決まったのですか？

・既に製造が中止された機種は、一定・容易にはわかりません。精密・使用開始から１０年〜１２年経・非常用放送設備専門委員会

年数が経過すると補修部品の確保が点検の実施により、前兆を検過した設備では、故障率が増において、過去の修理データ困難になり修理できなくなる場合が出できたり、故障の未然防止加するため更新をおすすめしを基に統計的な判断を行うとあります。また修理し続けながら継続ができる場合があります。ています。この期間を、非常用ともに、主な部品の耐久性能

放送設備専門委員会では｢推等を検討して設定したものです。

AQ

A
Q

使用した場合、修理・メンテ費用が更新よりも高額化することもあります。
詳細は専門業者にご確認ください。

09A
Q

A
Q

奨更新期間｣と呼んでいます。

10 推奨更新期間を 11 推奨更新期間 12

更新は強制ですか？

過ぎても使用してよいですか？

以前でも更新が必要ですか?

・一般の電気機器と同様、非常・強制ではありませんが、この・推奨更新期間を過ぎると、故・設置場所の環境によっては、用放送設備も経年的に劣化す

期間を過ぎると故障の発生率障の発生率が高くなるためお更新期間が短くなる場合があるので、機能の維持が困難にが高くなるため、更新をおすすすめできません。

ります。

なります。また電子部品の生すめします。

なぜ更新が必要なのですか？

AQ

産中止により補修部品の確保が困難になり、修理できない場合もあるからです。

A
Q

13 サイレン式のA
Q

14 5年以上蓄電池 15A
Q

16

更新の費用は？

非常用放送設備はいつまで使うことができますか？

を変えなくても大丈夫ですか？

使用年数を調べる方法は?

更新の規模や内容によって予・適切に動作する場合は使用・早期の交換をおすすめします。

・非常用放送設備の型式銘板

算規模は大きく異なるので計可能ですが、平成６年以前に納５年を超えると端子電圧が規上には非常用放送設備の製造画的な予算計画の立案が必要入している設備ということに格電圧を満足していても、火年が表示されています。ニッです。専門業者にご相談くだなるので、早期の更新をおす

災時に正常な動作をしない可カド蓄電池については、蓄電さい。

すめします。

能性があるだけでなく、蓄電池本体に製造年が表示されて池の破裂等、故障の原因にないます。不明な場合は製造メることがあります。

ーカーにご確認ください。

AAAA7

レイアウト 2009.04.03 10:24 ページ 1 Picture name is printed

非常用放送設備って何？
建物内の人々に火災発生の警報と避難誘導を行う設備。
火災の被害を軽減する役割を担っています。

非常用放送設備は、どういう建物に設置するの?
たくさんの人が利用するビル、ホテル、ショッピングセンター、地下街、病院、学校、映画館などの建物に設置されています。

非常用放送設備専門委員会とは？
社団法人 電子情報技術産業協会（JEITA）の委員会として、機器製造メーカーを中心に構成されています。オブザーバーとして総務省消防庁、東京消防庁や大阪市消防局にも参加いただき、登録認定機関である日本消防検定協会や社団法人 日本火災報知機工業会、インターホン工業会の代表と協力し、関連する製品の技術基準の検討や、警報設備の健全な発展と機器・システムの改善などを推進する活動を行っています。
非常用放送設備専門委員会
http://home.jeita.or.jp/is/committee/socialsys/emergency/index.html

資料「既設の非常用放送設備の更新について」（平成20年3月）
http://www.jeita.or.jp/japanese/topics/2008/080326.pdf

資料「非常用放送設備マニュアル」第一法規発行
定価

本体2,000円（税別）

申込先：TEL/0120（203）694

FAX/0120（302）640

ISBN978-4-474-02367-3
社団法人 電子情報技術産業協会（）〒101-0065 東京都千代田区西神田3-2-1 千代田ファーストビル南館