令和３年 10 月報告書（案）

関西電力株式会社□大飯発電所
令和３年度（第２四半期）
原子力規制検査報告書（原子力施設安全及び放射線安全に関するもの）（案）

令和３年 10 月
実用炉監視部門
専門検査部門令和３年 10 月報告書（案）目 次

１．実施概要 ............................................................................................................................................................ 1
２．運転等の状況 ................................................................................................................................................... 2
３．検査結果 ............................................................................................................................................................ 2４．検査内容 ............................................................................................................................................................ 3
５．確認資料 ............................................................................................................................................................ 7令和３年 10 月報告書（案）

１．実施概要（１）事業者名：関西電力株式会社（２）事業所名：大飯発電所（３）検査実施期間：令和３年７月１日～令和３年９月 30 日（４）検査実施者：大飯原子力規制事務所
森園 康弘
山西 忠敏
岡村 龍樹
近田 啓
河田 拓也
武岡 英二
原子力規制部 検査グループ 専門検査部門
宇野 正登
増本 豊
中田 聡
森田 憲二
種市 隆人
長澤 弘忠
吉野 昌治
木下 智之
北村 清司
佐山 洋
杉山 久弥
検査補助者：大飯原子力規制事務所
吉田 信也
柿本 均
原子力規制部 検査グループ 検査監督総括課
秦野 ひかり1令和３年 10 月報告書（案）２．運転等の状況
号機

出力（万 kW)

１号機

117.5

廃止措置中（使用済燃料ピットに使用済燃料保管中）

２号機
３号機

117.5
118.0

廃止措置中（使用済燃料ピットに使用済燃料保管中）
運転中（７月５日発電開始）

４号機

118.0

運転中

検査期間中の運転、停止、廃止措置及び建設の状況

３．検査結果検査は、検査対象に対して適切な検査運用ガイド（以下単に「ガイド」という。）を使用して実施した。検査対象については、原子力検査官が事前に入手した現状の施設の運用や保安に関する事項、保安活動の状況、リスク情報等を踏まえて選定し、検査を行った。検査においては、事業者の実際の保安活動、社内基準、記録類の確認、関係者への聞き取り等により活動状況を確認した。ガイドは、原子力規制委員会ホームページに掲載されている。
第２四半期の結果は、以下のとおりである。
３．１ 検査指摘事項なし
３．２ 未決事項なし
３．３ 検査継続案件
検査でパフォーマンスの劣化が確認された（その可能性のあるものを含む）が、検査期間内にその事実関係が十分に確認できなかったために、検査を継続している事案は、以下のとおりであ
る。
（１）
件名
検査運用ガイド

事象の概要

大飯発電所３号機 Ａ－循環水管ベント弁付近からの海水漏えいに伴う原子炉出力降下
BM0110 作業管理
大飯発電所３号機は、定格熱出力一定運転中のところ、８月４日５時６分、Ｂ中央制御室に「２次系サンプピット注意」警報が発信し、運転員が現場確認した結果、Ａ－循環水管ベント弁付近から海水の漏えいを発見した。このため、７時 40 分にＡ－循
環水ポンプを停止した。Ａ－循環水ポンプ停止に伴い、復水器の真空度を安定させるため、10 時 30 分に原子炉出力を約 65％まで低下させ安定させた。
2令和３年 10 月報告書（案）

４．検査内容４．１ 日常検査（１）BM0020 定期事業者検査に対する監督
検査項目 定期事業者検査
検査対象１）３号機 総合負荷性能検査
２）３号機 炉物理検査
３）３号機 主蒸気安全弁機能検査
４）３号機 制御棒駆動系機能検査（２）BM1040 ヒートシンク性能
検査項目 ヒートシンク性能
検査対象
１）３号機 総合負荷性能検査に係る除熱機能の確認
２）３号機 循環水管トラブルによる原子炉出力抑制時の除熱機能の確認（３）BM0060 保全の有効性評価
検査項目 保全の有効性評価
検査対象
１）４号機 ディーゼル発電機の保全の有効性評価（４）BM0110 作業管理
検査項目 作業管理
検査対象
１）３、４号機 保全重要度の設定内容及びシステムへの登録状況
２）３号機 プラント起動時（定熱到達後）に係る一斉パトロールの実施状況
３）３号機 循環水管トラブルに係る配管点検の実施状況（５）BO0010 サーベイランス試験
検査項目 標準的な検査
検査対象
１）４号機 高圧注入ポンプ起動試験
２）４号機 重大事故等対処設備確認試験
３）３号機 格納容器スプレイポンプ起動試験
４）３号機 アニュラス空気浄化ファン起動試験
５）４号機 安全注入系統弁開閉試験
６）３号機 Ｂディーゼル発電機起動試験
3令和３年 10 月報告書（案）

検査項目 全般的な検査
検査対象
１）４号機 Ｂディーゼル発電機負荷試験
２）２号機 Ａディーゼル発電機負荷確認運転（６）BO1020 設備の系統構成
検査項目 標準的系統構成
検査対象
１）４号機 高圧注入ポンプ起動試験後の系統復旧活動
２）４号機 安全注入系弁開閉試験後の系統復旧活動
３）３号機 一次冷却水系統水張り操作における系統構成
検査項目 包括的系統構成
検査対象
１）１号機 系統除染に係る系統構成
２）２号機 系統除染に係る系統構成
３）３号機 原子炉起動工程におけるほう酸タンク回りの系統構成
４）３号機 原子炉起動工程における安全系主要弁の系統構成（７）BＯ1030 原子炉起動・停止
検査項目 原子炉起動停止
検査対象
１）３号機 原子炉起動操作（８）BO1040 動作可能性判断及び機能性評価
検査項目 動作可能性判断及び機能性評価
検査対象
１）４号機 高圧注入ポンプ動作可能性の確認
２）４号機 Ｂディーゼル発電機運転性能の確認
３）２号機 Ａディーゼル発電機運転性能の確認
４）３号機 原子炉冷却材バウンダリ未確認の漏えい確認
５）３号機 原子炉出力変動後の出力分布測定（９）BO1070 運転員能力
検査項目 中央制御室・現場での運転員の活動状況
検査対象4令和３年 10 月報告書（案）１）３号機 原子炉起動工程に係る中央制御室・現場での運転員の活動状況
２）３号機 キャビティ水抜き作業確認時の当直員の異物管理の実施状況
３）３号機 原子炉格納容器内における運転員巡視の実施状況（10）BE0010 自然災害防護
検査項目 自然災害防護
検査対象
１）３、４号機 大規模損壊対応訓練における竜巻対策
２）大雨警報発令時の活動状況
３）一般防災資機材の点検状況（11）BE0020 火災防護
検査項目 四半期検査
検査対象
１）消防用資機材点検の実施状況
２）３、４号機 火災報知器の設置状況
３）４号機 特定重大事故等対処施設、火災防護設備及びユーティリティ設備設置工事
での火災予防活動
検査項目 年次検査
検査対象１）３、４号機 大規模損壊対応訓練における放水訓練
２）化学消防車による消防放水訓練（12）BE0030 内部溢水防護
検査項目 内部溢水防護
検査対象
１）２号機 Ａディーゼル発電機エリアの内部溢水防護活動（13）BE0060 重大事故等対応要員の能力維持
検査項目 大規模損壊発生時に係る力量の維持向上のための教育及び訓練
検査対象
１）３、４号機 大規模損壊対応訓練における指揮能力の維持向上（14）BE0090 地震防護
検査項目 地震防護
検査対象
5令和３年 10 月報告書（案）１）観測用地震計の点検状況
２）地震発生時の活動状況（15）BR0010 放射線被ばくの管理
検査項目 放射線被ばくの管理
検査対象
１）３号機 原子炉容器定期点検工事
２）１、２号機 系統除染工事（16）BR0070 放射性固体廃棄物等の管理検査項目 放射性廃棄物でない廃棄物
検査対象１）放射性固体廃棄物でない廃棄物の管理状況
検査項目 事業所外廃棄（埋設処分）
検査対象
１）低レベル放射性廃棄物搬出に係る自主検査（17）BQ0010 品質マネジメントシステムの運用検査項目 半期検査
検査対象１）不適合の傾向分析（18）BQ0050 事象発生時の初動対応
検査項目 事象発生時の初動対応
検査対象
１）３号機 Ａ循環水管ベント弁からの水漏れに伴う原子炉出力抑制
４．２ チーム検査（１）BM0010 使用前事業者検査に対する監督
検査項目 使用前事業者検査（変更工事）
検査対象
１）３号機 発電用原子炉施設に係るもの、原子炉冷却系統施設、一次冷却材の循環設備、主配管２)３号機 加圧器スプレイライン配管修繕工事 一次冷却材の循環設備配管、ほう酸注入機能を有する設備配管

6令和３年 10 月報告書（案）（２）BE0070 重大事故等対応要員の訓練評価
検査項目 大規模損壊発生時に係る訓練
検査対象
１）技術的能力の確認訓練（３）BE0080 重大事故等対応訓練のシナリオ評価
検査項目 大規模損壊発生時に係る訓練
検査対象
１）技術的能力の確認訓練（４）BR0020 放射線被ばく評価及び個人モニタリング
検査項目 放射線被ばく評価及び個人モニタリング
検査対象
１）令和３年度放射線業務従事者の被ばく管理
２）2020 年 11 月及び 2021 年７月の代替え計測法等を用いた個人被ばく線量評価
３）2021 年度の体外計測法におけるスクリーニングレベル管理とその維持管理
４）2021 年３月空気中放射性物質濃度の内部被ばく評価
５）４号機第 17 回定期検査における不均等被ばくの現状と放射線防護管理
６）緊急時の緊急作業従事者の緊急時放射線作業体制の維持管理(５)BR0030 放射線被ばくＡＬＡＲＡ活動検査項目 放射線被ばくＡＬＡＲＡ活動
検査対象
１）2020 年度のＡＬＡＲＡ活動２）４号機第 17 回定期検査の実績評価と第 18 回定期検査の計画とＡＬＡＲＡ活動
３）１号機系統除染工事における先行プラント経験を踏まえたＡＬＡＲＡ活動実績評価
４）２号機系統除染工事の施設管理員による放射線管理
５．確認資料
５．１ 日常検査（１）BM0020 定期事業者検査に対する監督
検査項目 定期事業者検査
検査対象１）３号機 総合負荷性能検査
資料名
・ 大飯発電所３号機第 18 保全サイクル定期事業者検査要領書、成績書「総合負荷性能検査」（Ｏ３－18－178）7令和３年 10 月報告書（案）・ 総合負荷性能検査体制表（2021 年７月 30 日)
・ 力量管理表「主任以上」（2021 年７月９日)
・ ３号機第 18 回定検炉外核計装装置定期点検工事（2020 年８月 19 日）
２）３号機 炉物理検査
資料名・ 大飯発電所３号機第 18 保全サイクル定期事業者検査要領書、成績書「炉物理検査」（Ｏ３－18－318）
・ 大飯発電所３号機第 19 サイクル検査用設計値(2020 年 06 月 28 日)
３）３号機 主蒸気安全弁機能検査
資料名・ 大飯発電所３号機第 18 保全サイクル定期事業者検査要領書、成績書「主蒸気安全弁機能検査」（Ｏ３－18－119）
４）３号機 制御棒駆動系機能検査
資料名・ 大飯発電所３号機第 18 保全サイクル定期事業者検査要領書、成績書「制御棒駆動系機能検査」(Ｏ３－18－134）（２）BM1040 ヒートシンク性能
検査項目 ヒートシンク性能
検査対象
１）３号機 総合負荷性能検査に係る除熱機能の確認
資料名・ 大飯発電所３号機第 16 保全サイクル定期事業者検査成績書「総合負荷性能検査」（Ｏ３－16－178）
・ 大飯発電所３号機第 17 保全サイクル定期事業者検査成績書「総合負荷性能検査」（Ｏ３－17－178）
・ 大飯発電所３号機第 18 保全サイクル定期事業者検査成績書「総合負荷性能検査」（Ｏ３－18－178）
２）３号機 循環水管トラブルによる原子炉出力抑制時の除熱機能の確認
資料名・ 大飯発電所３号機発電業務所則「運転日誌」（2021 年８月４日）
・ トラブル等連絡票「大飯発電所３号機発電機出力降下について（循環水管ベント弁付近からの海水漏えいに伴う）」（2021 年８月４日)
・ 大飯発電所３号機第 18 保全サイクル定期事業者検査成績書「蒸気タービン性能検査」（Ｏ３－18－175）（３）BM0060 保全の有効性評価
8令和３年 10 月報告書（案）

検査項目 保全の有効性評価
検査対象
１）４号機 ディーゼル発電機の保全の有効性評価
資料名・ 大飯発電所保修業務所則指針「点検計画表」
・ ４号機Ｂディーゼル発電機起動試験（４ｕ-定期（保）－Ｅ－１－(２)）
・ 大飯発電所４号機第 17 保全サイクル定期事業者検査成績書「ディーゼル発電機
定格容量試験」(Ｏ４－17－168）
・ 大飯発電所４号機ディーゼル発電機定期点検工事総括報告書(第 10 保全サイクル～第 17 保全サイクル)・ 保全活動管理指標スクリーニング結果報告書(2020 年１月～12 月分）（４）BM0110 作業管理
検査項目 作業管理
検査対象
１）３、４号機 保全重要度の設定内容及びシステムへの登録状況
資料名・ 原子力発電所保修業務要綱指針
・ 系統機能整理表
・ Ｍ35「設備重要度等の見直し作業について」（令和２年４月 20 日、６月 15 日）
・ Ｍ35「安全重要度等見直しに伴う CAQ 判断の再確認について」（2018 年 10 月１日～2020 年６月８日）
・ Ｍ35「設備重要度他の見直し対象の内、ＭＳ/ＰＳに関する質問について」(2020 年
７月 22 日)・ Ｍ35「安全重要度等の誤りに係る確認状況について（続報）」（2021 年６月 18 日、
７月 15 日）・ 集計リスト（令和３年６月 30 日）
・ 評価リスト（令和３年６月 30 日）
２）３号機 プラント起動時（定熱到達後）に係る一斉パトロールの実施状況
資料名・ 大飯３号機 18 回定検 プラント起動時パトロールメンバー票（定熱到達後）
・ ３ｕ18 回定検プラント起動時パトロール気づき事項リスト
３）３号機 循環水管トラブルに係る配管点検の実施状況
資料名・ 大飯発電所保修業務所則指針「点検計画表」
・ 大飯発電所３号機第 18 回定検循環水管他点検工事総括報告書（2021 年７月
29 日）
9令和３年 10 月報告書（案）・ 大飯発電所３号機２次系配管フランジ点検工事総括報告書（2000 年～2021 年）
・ 大飯発電所３号機第 18 回定検循環水管ライニング修繕工事総括報告書（2021
年９月 29 日）（５）BO0010 サーベイランス試験
検査項目 標準的な検査
検査対象
１）４号機 高圧注入ポンプ起動試験
資料名・ 高圧注入ポンプ起動試験（４ｕ－定期（保）－R－７）
・ ４号機安全注入系系統図（１－１－８－１）
２）４号機 重大事故等対処設備確認試験
資料名・ 重大事故等対処設備確認試験（４ｕ－定期（保）－Ｉ－A－１）
３）３号機 格納容器スプレイポンプ起動試験
資料名・ 格納容器スプレイポンプ起動試験（３ｕ－定期（保）－R－８）４）３号機 アニュラス空気浄化ファン起動試験
資料名・ アニュラス空気浄化ファン起動試験（３ｕ－定期（保）－Ｒ－５）５）４号機 安全注入系統弁開閉試験
資料名
・ 安全注入系統弁開閉試験（４ｕ－定期－Ｒ－２）
・ ４号機安全注入系系統図（１－１－８－１、１－１－８－２）
６）３号機 Ｂディーゼル発電機起動試験
資料名・ Ｂディーゼル発電機起動試験（３ｕ－定期（保）－Ｅ－１－２）・ 大飯発電所３号機第 18 保全サイクル定期事業者検査成績書「非常用ディーゼル
発電機定格容量検査」（Ｏ３－18－168)
検査項目 全般的な検査
検査対象
１）４号機 Ｂディーゼル発電機負荷試験
資料名・ ディーゼル発電機負荷試験（４ｕ－定期（保）－E－２－２）・ ４号機ディーゼル発電機系統図（１－６－５－１)
・ 大飯発電所４号機第 17 保全サイクル定期事業者検査成績書「ディーゼル発電機
10令和３年 10 月報告書（案）

定格容量試験」(Ｏ４-17-168）
・ 大飯発電所４号機第 17 回非常用ディーゼル発電機定期点検工事総括報告書(2021 年２月 20 日)
２）２号機 Ａディーゼル発電機負荷確認運転
資料名
・ Ａディーゼル発電機負荷確認運転（２ｕ－定内－Ｉ－Ａ－２）
・ 第１回廃止措置段階定期事業者検査成績書「２Ａ非常用ディーゼル発電機運転
性能検査」（Ｏ２－１－022)
・ 第１回（新）定検非常用ディーゼル設備点検工事総括報告書（2021 年５月 21 日)（６）BO1020 設備の系統構成
検査項目 標準的系統構成
検査対象
１）４号機 高圧注入ポンプ起動試験後の系統復旧活動
資料名・ 高圧注入ポンプ起動試験（４ｕ－定期（保）－R－７）
・ ４号機安全注入系系統図（１－１－８－１）
・ 大飯発電所４号機巡回点検表「安全防護系重点設備点検表」（2021 年７月７日)
２）４号機 安全注入系弁開閉試験後の系統復旧活動
資料名・ 安全注入系統弁開閉試験（４ｕ－定期－Ｒ－２）
・ ４号機安全注入系系統図（１－１－８－１、１－１－８－２）・ 大飯発電所４号機巡回点検表「安全防護系重点設備点検表」（2021 年８月 18日)３）３号機 一次冷却水系統水張り操作における系統構成
資料名・ 大飯発電所３号機一括作業用札掲示箇所明細書「一次冷却材系統一括」(2021
年７月１日)
・ ３号機一次冷却材系系統図（１－１－１－１）
・ 原子炉冷却系統水張り「真空ベンティング装置使用」（３ｕ－ⅢーＲ－７）
検査項目 包括的系統構成
検査対象
１）１号機 系統除染に係る系統構成
資料名・ 大飯１号機系統除染工程「詳細工程」（2021 年６月 23 版、７月 25 版）
・ 大飯１号機一括作業用札掲示箇所明細書「一次冷却材系統」(2021 年７月 2511令和３年 10 月報告書（案）日)・ 大飯１、２号機系統除染工程（2021 年６月 29 日、７月 15 日）
・ 大飯１、２号機系統除染工事１号機本除染工程（2021 年７月 15 日）
・ 大飯１、２号機系統除染工事に係るリスクレビューについて（2021 年６月３日）
２）２号機 系統除染に係る系統構成
資料名・ 大飯１、２号機系統除染工事全体工程（2021 年７月）
・ ２号機系統除染工事工程表（系統除染本番９月 10 日～10 月６日）
・ 大飯発電所１、２号機系統除染時の工程、実施体制及び運転要領について(2021
年５月 27 日)３）３号機 原子炉起動工程におけるほう酸タンク回りの系統構成
資料名・ 一括作業用札掲示箇所明細書「充てん抽出系統一括」(2021 年７月５日)
・ ３号機化学体積制御系系統図「ほう酸タンク回り」（１－１－２－５）・ 大飯発電所３号機運転操作所則「化学体積制御系統」（３ｕ－Ｒ－14）４）３号機 原子炉起動工程における安全系主要弁の系統構成
資料名・ 大飯発電所３号機運転操作所則「起動前ラインナップ」（３ｕ－Ｉ－２）
・ ３号機一次冷却材系系統図（１－１－１－１）・ 大飯発電所３号機巡回点検表「安全防護系重点設備点検表」（2021 年６月～
2021 年７月)（７）BO1030 原子炉起動・停止
検査項目 原子炉起動停止
検査対象
１）３号機 原子炉起動操作
資料名
・ 大飯発電所３号機運転操作所則・ 大飯発電所３号機発電業務所則「格納容器点検表」（2021 年７月３日)
・ ３号運転定検時原子炉起動チェックシート「モード５から３」（2021 年６月 25 日）
・ ３号運転定検時原子炉起動チェックシート「モード３から出力運転」（2021 年７月４日）
・ 大飯３号機第 18 回定検燃料装荷実施計画書について（2020 年９月３日）
・ 大飯３号機第 18 回定検燃料装荷手順書（2021 年６月９日)
・ 大飯３号機第 18 保全サイクル定期事業者検査要領書、成績書「炉内配置検査」（Ｏ３－18－104）
・ モード５→４移行前チェックシート（３u-Ⅱ-２(１)、2021 年６月 24 日)
12令和３年 10 月報告書（案）・ モード４→３移行前チェックシート（３u-Ⅱ-２(２)、2021 年６月 25 日)
・ モード３→２移行前チェックシート（３u-Ⅱ-２(３)、2021 年７月４日)
・ モード２→１移行前チェックシート（３u-Ⅱ-２(４)、2021 年７月５日)（８）BO1040 動作可能性判断及び機能性評価
検査項目 動作可能性判断及び機能性評価
検査対象
１）４号機 高圧注入ポンプ動作可能性の確認
資料名・ 高圧注入ポンプ起動試験（４ｕー定期（保）－R－７）
・ 大飯４号機第 17 保全サイクル定期事業者検査成績書「その他原子炉注水系機能検査」(Ｏ４－17－128)・ 大飯発電所４号機巡回点検表「安全防護系重点設備点検表」（2021 年８月５日）
２）４号機 Ｂディーゼル発電機運転性能の確認
資料名
・ ４号機Ｂディーゼル発電機起動試験（４ｕ－定期（保）－Ｅ－１－(２)）
・ 大飯発電所４号機ディーゼル発電機定期点検工事総括報告書(第 10 保全サイクル～第 17 保全サイクル)・ 大飯発電所４号機第 17 保全サイクル定期事業者検査成績書「ディーゼル発電機
定格容量試験」(Ｏ４－17－168）
３）２号機 Ａディーゼル発電機運転性能の確認
資料名・ 第１回廃止措置段階定期事業者検査成績書「２Ａ非常用ディーゼル発電機運転
性能検査」（Ｏ２－１－022)
・ Ａディーゼル発電機負荷確認運転（２ｕー定内ーＩ－Ａ－２）
・ 第１回（新）定検非常用ディーゼル設備点検工事総括報告書（2021 年５月 21 日)
４）３号機 原子炉冷却材バウンダリ未確認の漏えい確認
資料名
・ 大飯発電所３号機発電業務所則「格納容器点検表」（2021 年８月 13 日)
・ 大飯発電所３号機発電業務所則「巡回点検表」（2021 年８月 13 日)
・ 大飯発電所３号機発電業務所則「運転日誌」（2021 年７月～2021 年８月)
・ 大飯発電所３号機格納容器放射能濃度測定記録（2021 年７月～2021 年８月)
５）３号機 原子炉出力変動後の出力分布測定
資料名・ 大飯発電所３号機発電業務所則「運転日誌」（2021 年７月～2021 年８月)
・ 大飯３号機第 19 サイクル出力分布測定結果（2021 年７月度～８月度）
・ 大飯３号機第 19 サイクル「炉内外核計装照合校正データ」について(2021 年７月 1713令和３年 10 月報告書（案）日)（９）BO1070 運転員能力
検査項目 中央制御室・現場での運転員の活動状況
検査対象
１）３号機 原子炉起動工程に係る中央制御室・現場での運転員の活動状況
資料名・ 大飯発電所３号機運転操作所則・ 第二発電室勤務表（2021 年７月分）
・ 第二発電室力量管理表（主任以上、2021 年７月分）
・ ３号運転定検時原子炉起動チェックシート「モード５から３」（2021 年６月 25 日）
・ ３号運転定検時原子炉起動チェックシート「モード３から出力運転」（2021 年７月４日）
・ 大飯発電所定検情報メモ（2021 年６月 22 日）
・ ３号機 一括作業用補助札掲示箇所明細書補助票（充てん・抽出系統）（３ｋ19－0025）
２）３号機 キャビティ水抜き作業確認時の当直員の異物管理の実施状況
資料名・ キャビティ水抜き作業確認時の当直員の異物管理の不備について(ＣＡＰＯ－2021－00575－00)
３）３号機 原子炉格納容器内における運転員巡視の実施状況
資料名・ 大飯発電所３号機発電業務所則「格納容器点検表」（2021 年７月３日)（10）BE0010 自然災害防護
検査項目 自然災害防護
検査対象
１）３、４号機 大規模損壊対応訓練における竜巻対策
資料名・ 大飯発電所竜巻対応所則（2021 年６月 24 日)
・ 大飯発電所大規模損壊発生時の対応における技術的能力の確認訓練の結果について（第４サイクル、2021 年７月 19 日)
２）大雨警報発令時の活動状況
資料名・ 大飯発電所一般防災業務所達（2021 年６月 24 日)
・ 大飯発電所事故時操作所則全般関係「別紙－１大雨時に実施する巡視点検表」（2021 年８月 13 日)
14令和３年 10 月報告書（案）・ 大飯発電所３、４号機発電業務所則「巡回点検表」（2021 年８月 13 日)
３）一般防災資機材の点検状況
資料名・ 大飯発電所一般防災業務所達（2021 年６月 24 日)
・ 2021 年度一般防災資機材点検確認表（2021 年８月 25 日）
・ 2020 年度一般防災資機材点検確認表（2020 年８月 26 日）
・ 防災設備、資機材等の点検結果報告（2021 年６月～８月）
・ 【所長室】巡視点検結果確認票（2021 年８月実施分）（11）BE0020 火災防護
検査項目 四半期検査
検査対象
１）消防用資機材点検の実施状況
資料名・ 大飯発電所防火管理所達（2021 年４月 14 日）
・ 消防資機材点検報告書（2021 年７月 21 日）
・ 消防資機材点検結果表（2021 年７月７日、６月２日、５月 13 日）
・ 消防資機材点検報告書（2021 年６月 22 日）
・ 2021 年度６月大規模損壊（消火用）車両運行管理表（2021 年７月２日）
２）３、４号機 火災報知器の設置状況
資料名
・ 関西電力大飯発電所３、４号機自動火災報知器設備配置図（2020 年７月 30 日）
３）４号機 特定重大事故等対処施設、火災防護設備及びユーティリティ設備設置工事
での火災予防活動
資料名 ※・ 原子力発電所請負工事一般仕様書に関する要綱指針
・ 大飯発電所保修業務所則・ 大飯発電所火気使用作業管理所則・ 火気作業使用許可証（兼）火元責任者設置届出書（2020 年７月６日）
検査項目 年次検査
検査対象１）３、４号機 大規模損壊対応訓練における放水訓練
資料名・ 大飯発電所大規模損壊発生時の対応における技術的能力の確認訓練結果について
２）化学消防車による消防放水訓練
15令和３年 10 月報告書（案）

資料名・ 2021 年度大飯発電所消防業務他 教育訓練計画表／実績報告書（７月度）（12）BE0030 内部溢水防護
検査項目 内部溢水防護
検査対象
１）２号機 Ａディーゼル発電機エリアの内部溢水防護活動
資料名・ 大飯発電所巡視点検結果（土木建築課）および巡視点検表（2021 年７月分）
・ Ａディーゼル発電機負荷確認運転（２ｕ－定内－Ｉ－Ａ－２）（13）BE0060 重大事故等対応要員の能力維持
検査項目 大規模損壊発生時に係る力量の維持向上のための教育及び訓練
検査対象
１）３、４号機 大規模損壊対応訓練における指揮能力の維持向上
資料名・ 大規模損壊発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する所達・ 力量維持向上訓練（大規模損壊訓練）第４サイクル用（2021 年７月作成)（14）BE0090 地震防護
検査項目 地震防護
検査対象
１）観測用地震計の点検状況
資料名・ 大飯発電所一般防災業務所達（2021 年６月 24 日)
・ 観測用地震計定期点検補修工事（2021）施工計画書（2021 年５月 26 日）
・ 観測用地震計定期点検補修工事（2020）報告書（2021 年３月 31 日）
・ 大飯発電所３、４号機観測用地震計機器接続図（RX02)
・ 原子力発電所観測用地震計のオンライン化工事実施について（平成 11 年７月 26日）
２）地震発生時の活動状況
資料名・ 大飯発電所一般防災業務所達（2021 年６月 24 日)
・ 大飯発電所３号機発電業務所則「巡回点検表」（2021 年８月 16 日)
・ 大飯発電所地震発生に伴う運転状況について（第１報 2021 年８月 16 日)
・ 大飯発電所事故時操作所則全般関係「別紙－２中央制御室点検表（おおい町
震度１以上で実施する点検）」（2021 年８月 16 日)
16令和３年 10 月報告書（案）（15）BR0010 放射線被ばくの管理
検査項目 放射線被ばくの管理
検査対象
１）３号機 原子炉容器定期点検工事
資料名・ 原子力発電所請負会社放射線管理仕様書に関する要綱指針（2021 年２月 24 日）
・ 大飯発電所放射線管理業務所則・ 放射線作業計画書「大飯３号機原子炉容器定期点検工事」
・ 放射線作業計画・実績検討評価書「大飯３号機原子炉容器定期点検工事」
・ 放射線作業結果報告書「大飯３号機原子炉容器定期点検工事」
２）１、２号機 系統除染工事
資料名・ 大飯発電所放射線管理業務所則・ 放射線作業計画書（Ａ）系統除染工事（第８分冊）
・ 放射線作業計画書（Ａ）系統除染工事（第９分冊）
・ 放射線作業計画・実績検討評価書（系統除染工事（第８分冊））
・ 放射線作業計画・実績検討評価書（系統除染工事（第９分冊））
・ 主要工事線量推移表（2021 年８月 24 日）
・ 工事毎被ばく推移状況評価表（１号機系統除染工事（第９分冊））（16）BR0070 放射性固体廃棄物等の管理検査項目 放射性廃棄物でない廃棄物
検査対象１）放射性固体廃棄物でない廃棄物の管理状況
資料名・ 大飯発電所放射線管理業務所則・ 放射性廃棄物低減チェックシート［りん議起案前］（2021 年４月～７月）
・ 教育実施計画兼報告書「大飯３号機第 18 回定期検査定検前放射線教育資料」（2020 年４月 30 日）
・ 第 326 回放射線管理部会議事録
・ 「放射線廃棄物でない廃棄物」の運用について
検査項目 事業所外廃棄（埋設処分）
検査対象
１）低レベル放射性廃棄物搬出に係る自主検査
資料名17令和３年 10 月報告書（案）・ 大飯発電所放射線管理業務所則・ 低レベル放射性廃棄物搬出検査装置操作内規・ 廃棄体搬出確認内規・ ＣＲ情報「ＬＬＷ整理番号の運用について」（2021 年８月 17 日）・ ＣＲ情報「ＬＬＷ搬出検査装置のアスファルト固化体上部空隙算出式の誤りについて」・ 2021 年 11 月搬出予定の充てん固化体の自主検査再検査について（2021 年７月６日）
（17）BQ0010 品質マネジメントシステムの運用検査項目 半期検査
検査対象１）不適合の傾向分析
資料名・ 2021 年度大飯発電所安全文化醸成活動計画（案）・ Ｍ35 不具合・懸案票（2021 年４月～８月）
・ CR 情報(2021 年４月～８月）
・ CAP システムの月間報告（2021 年４月～７月）（18）BQ0050 事象発生時の初動対応
検査項目 事象発生時の初動対応
検査対象
１）３号機 Ａ循環水管ベント弁からの水漏れに伴う原子炉出力抑制
資料名
・ 情報連絡「大飯発電所３号機 Ａ－循環水管ベント弁からの水漏れに伴う発電機出力の抑制について」（2021 年８月４日）
・ Ｍ35 不具合・懸案事項「３Ａ－循環水配管ベント弁付け根部より漏れあり」
・ 大飯発電所第３号機第 18 回定検循環水管他点検工事総括報告書（2021 年７月 29 日）・ 大飯３号機第 18 回定検２次系薬注装置他定期点検工事のうち循環水管内面ライニング他修繕工事 総括報告書（2020 年 10 月 13 日）
・ 大飯発電所４号機 循環水系統および海水系統配管の総点検結果（2021 年８月５、６日）
５．２ チーム検査（１）BM0010 使用前事業者検査に対する監督
検査項目 使用前事業者検査（変更工事）
検査対象18

令和３年 10 月報告書（案）１）３号機 発電用原子炉施設に係るもの、原子炉冷却系統施設、一次冷却材の循環設備、主配管
資料名・ 使用前事業者検査要領書及び成績書（表１）（Ｏ３－18－表１－0201）
・ 使用前事業者検査要領書及び成績書（表７）（Ｏ３－18－表７－0201）、（Ｏ３－
18－表７－0202）、（Ｏ３－18－表７－0203）
・ 使用前事業者検査要領書及び成績書（表９）（Ｏ３－18－表９－1608）
２)３号機 加圧器スプレイライン配管修繕工事 一次冷却材の循環設備配管、ほう酸注入機能を有する設備配管
資料名・ 第３号機 使用前事業者検査（溶接）要領書 大原溶検第 19 号（20）・ 大飯発電所 第３号機 加圧器スプレイ配管取替えに係る設計及び工事計画認可
申請について 補足説明資料
・ 第３号機 加圧器スプレイライン配管修繕工事 請負工事仕様書 Rev.４
・ 第３号機 加圧器スプレイライン配管修繕工事 作業計画書（２）BE0070 重大事故等対応要員の訓練評価
検査項目 大規模損壊発生時に係る訓練
検査対象
１）技術的能力の確認訓練
資料名・ 大規模損壊発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する所達（2021年
４月１日18次改正）
・ 大飯発電所３、４号機 大規模損壊発生時の対応における技術的能力の確認訓
練の実施について（第４サイクル）・ 大飯発電所３、４号炉の大規模損壊訓練の実施の周知および協力依頼について・ 大飯発電所３、４号炉 技術的能力の確認訓練について
・ 情報付与カード（ドラフト版）
・ ＳＰＤＳ模擬画面（ドラフト版）
・ 大規模損壊発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する所達（14次改
正）・ 大飯発電所 大規模損壊発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する所達（10次改正）の一部改正について・ 大飯発電所３、４号機概略系統図
・ 大飯発電所 大規模損壊発生時の対応における技術的能力の確認訓練の結果について（Ｈ30年度）
・ 大飯発電所 大規模損壊発生時の対応における技術的能力の確認訓練の結果に19

令和３年 10 月報告書（案）

ついて（第３サイクル）・ ＳＡ訓練 Ｎｏ．15力量付与のための教育訓練の実施報告について（2020年７月28日）
・ 重大事故および大規模損壊時の対応に関する教育訓練実施結果（受講実績）報
告書
・ 大規模損壊訓練に関するＣＲ・ 2019年 大飯発電所原子炉施設保安規定に基づくＳＡ所達、ＬＡ所達およびＳＢＯ
所達の定期的な評価および改善結果の報告について
・ 2020年 大飯発電所原子炉施設保安規定に基づくＳＡ所達、ＬＡ所達およびＳＢＯ
所達の定期的な評価および改善結果の報告について
・ 大飯発電所 大規模損壊発生時の対応における技術的能力の確認訓練の体制
表（３）BE0080 重大事故等対応訓練のシナリオ評価
検査項目 大規模損壊発生時に係る訓練
検査対象
１）技術的能力の確認訓練
資料名・ 大規模損壊発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する所達（2021
年４月１日18次改正）
・ 大飯発電所３、４号機 大規模損壊発生時の対応における技術的能力の確認訓
練の実施について（第４サイクル）・ 大飯発電所３、４号炉の大規模損壊訓練の実施の周知および協力依頼について・ 大飯発電所３、４号炉 技術的能力の確認訓練について
・ 情報付与カード
・ ＳＰＤＳ模擬画面
・ 大規模損壊発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する所達（14次
改正）・ 大飯発電所 大規模損壊発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する所達（10次改正）の一部改正について・ 大飯発電所３、４号機概略系統図
・ 大飯発電所 大規模損壊発生時の対応における技術的能力の確認訓練の結果について（Ｈ30年度）
・ 大飯発電所 大規模損壊発生時の対応における技術的能力の確認訓練の結果について（第３サイクル）・ ＳＡ訓練 Ｎｏ．15力量付与のための教育訓練の実施報告について（2020年７月28日）
20令和３年 10 月報告書（案）・ 重大事故および大規模損壊時の対応に関する教育訓練実施結果（受講実績）報
告書
・ 大規模損壊訓練に関するＣＲ・ 2019年 大飯発電所原子炉施設保安規定に基づくＳＡ所達、ＬＡ所達およびＳＢＯ
所達の定期的な評価および改善結果の報告について
・ 2020年 大飯発電所原子炉施設保安規定に基づくＳＡ所達、ＬＡ所達およびＳＢＯ
所達の定期的な評価および改善結果の報告について（４）BR0020 放射線被ばく評価及び個人モニタリング
検査項目 放射線被ばく評価及び個人モニタリング
検査対象
１）令和３年度放射線業務従事者の被ばく管理
資料名
・ 立入手続管理業務委託のうち外部被ばくに係る線量の測定業務（作業実施体制表）（2021 年３月 30 日）
・ 立入手続管理業務委託のうち外部被ばくに係る線量の測定業務（作業実施要領書）（2021 年３月 30 日）
・ 立入手続管理業務委託のうち立入管理業務（作業計画書）（2021 年３月 31 日）
２）2020 年 11 月及び 2021 年７月の代替え計測法等を用いた個人被ばく線量評価
資料名・ 外部被ばくに係る線量の測定評価について（2020 年 12 月 14 日）
・ 放射線作業調査書（2021 年８月 17 日）
３）2021 年度の体外計測法におけるスクリーニングレベル管理とその維持管理
資料名・ 放射線測定器他定期修繕工事総括報告書第１分冊（2021 年８月３日）
４）2021 年３月空気中放射性物質濃度の内部被ばく評価を用いた個人モニタリング
資料名・ 内部被ばくに係る線量の測定評価について（2021 年６月 25 日）
５）４号機第 17 回定期検査における不均等被ばくの現状と放射線防護管理
資料名・ 体幹部不均等被ばくの管理について（平成２年２月５日）
６）緊急時の緊急作業従事者の緊急時放射線作業体制の維持管理
資料名・ 緊急作業従事者リスト（2021 年８月 20 日）（５）BR0030 放射線被ばくＡＬＡＲＡ活動検査項目 放射線被ばくＡＬＡＲＡ活動
21

令和３年 10 月報告書（案）

検査対象１）2020 年度のＡＬＡＲＡ活動
資料名・ ＡＬＡＲＡ委員会議事録（第 26 回～第 29 回）
・ 大飯発電所 2021 年度目標線量における実績線量の定期報告について（７月末実
績）２）４号機第 17 回定期検査の実績評価と第 18 回定期検査の計画とＡＬＡＲＡ活動
資料名・ 大飯発電所３号機 17 回定期検査および４号機第 16 回定期検査被ばく低減業務
総括報告書（2019 年 10 月 15 日）
・ 大飯発電所３号機 18 回定期検査および４号機第 17 回定期検査被ばく低減業務
総括報告書（2021 年２月 17 日）
・ 作業担当課及び協力会社との意見交換会議議事録（2020 年 10 月 21 日）
３）１号機系統除染工事における先行プラント経験を踏まえたＡＬＡＲＡ活動実績評価
資料名・ 系統除染工事（第９分冊）放射線作業計画書（A）
・ 系統除染工事（MUS 第４分冊）放射線作業計画書（B）
・ 系統除染工事（第 10 分冊）放射線作業計画書（C）
・ 大飯１号機系統除染期間中におけるイオン交換樹脂移送に伴う協力依頼について（Ｒｅｖ．１）業務連絡（2021 年度大原機工第 26 号）
・ １号機系統除染工事（第９分冊）工事毎被ばく推移状況評価表（集計期間 2021
年８月 16 日～８月 24 日）
・ 大飯１・２号機管理区域内集積線量当量測定記録（2021 年８月 24 日）
・ １号機系統除染工事（第 10 分冊）安全作業確認書兼安全作業指示書（2021 年
８月 31 日）４）２号機系統除染工事の施設管理員による放射線管理
資料名・ ２号機系統除染工事（第８分冊）放射線作業計画書（A）
・ ２号機系統除染工事（第８分冊）安全作業確認書兼安全作業指示書（作成日2021 年８月 31 日）
・ ２号機系統除染工事（ＭＵＳ第２分冊）安全作業確認書兼安全作業指示書（作成日 2021 年８月 31 日）※特定重大事故等対処施設に係る資料名のうち特定重大事故等対処施設の名称等が記載されているものは、令和２年度第 36 回原子力規制委員会（令和２年 11 月４日）で決定された「特定重大事故等対処施設に係る法令報告事象等の公表について」の考え方に準拠し非公表とします。
22