一般配管用ステンレス鋼鋼管の新拡管式継手

施工マニュアル

2023年 10月

KKベストの施工講習を実施しています。
◎施工が初めての方は必ず施工講習を受講して下さい。施工講習は弊社ホームページからお申し込みできます。

KWWSV ZZZPHFKFRMS

〒586 - 0012 大阪府河内長野市菊水町8番22号
TEL/0721-53-2281（代） FAX/0721-53-2279
https://www.mech.co.jp/
e-mail higashio@mech.co.jp〒103 - 0027 東京都中央区日本橋3 -10 - 5 オンワードパークビル8F

本 社 TEL/03- 6262 -1652 FAX/03-6262 -1690
URL:https://www.toyovalve.co.jp
東京第一営業所（03）6262-1675
東京第ニ営業所
北 海 道 営 業 所（011）
726-2611
東 北 営 業 所（022）227-2041
関 越 営 業 所（048）652-2015

甲 信 営 業 所（0266）82-4133
静 岡 営 業 所（054）271-3600
名古屋営業所（052）204-1230
北 陸 営 業 所（076）493-6087
大 阪 営 業 所（06）6532-0512

中 国 営 業 所（082）249-3253
九 州 営 業 所（092）472-5733

FT.23-10.C

修
正日

23/10/3 13:29

注番825231003-01

品
名

KKベスト 施工マニュアル

P1

Su管用新拡管式継手

はじめに

1. KKベストの仕様
このたびは、「ＫＫベスト」をご採用頂き誠にありがとうございます。

「ＫＫベスト」は「＋安全＋安心」を目的にＪＩＳ Ｇ 3 4 4 8 一般配管用ステンレス鋼鋼管用の拡管式継手として開発した商品です。
本施工マニュアルは、ＫＫベストの性能を発揮させ、より安全に、施工して頂く為に、ご使用前にお読み頂く様にお願い致します。

目次
1．KKベストの仕様 ………………………………………………………………… 1
1.1. 管の適合範囲 ………………………………………………………………… 1
1.2. KKベストの適合範囲 ………………………………………………………… 1

1.1 管の適合範囲① 規格
J IS G 3448 一般配管用ステンレス鋼鋼管
JWWA G 115 水道用ステンレス鋼鋼管② サイズ
13Su〜60Su

1.2 KK ベストの適合範囲
給水、給湯、冷温水、冷却水、エアーの屋内配管に使用できます。
適用可能な水質は、厚生労働省の水質基準による省令（第101号）および日本冷凍空調工業会のJRA - GL0 2：19 9 4 冷凍空調機器用水質ガイドラインを満足するものとして下さい。

1.3. KKベストの使用条件 ………………………………………………………… 1
1.4. KKベストの構成部品と材質 ………………………………………………… 12．KKベスト施工の特長 ……………………………………………………………… 22.1. 究極の「易施工」を実現しました ……………………………………………… 22.2. 安全施工を実現しました …………………………………………………… 22.3. 安心構造を実現しました …………………………………………………… 23．拡管くんの仕様と構造 …………………………………………………………… 33.1. 電動式拡管くんの仕様 ……………………………………………………… 33.2. アタッチメントの構造と組立 ………………………………………………… 33.3. 遠隔電動式拡管くんの仕様 ………………………………………………… 43.4. 拡管ゴムの注意項目 ………………………………………………………… 4
3.5. 拡管ゴムの保管上の注意及び保管期限 ……………………………………… 4

1.3 KKベストの使用条件
用途

給水

給圧力

温度

流速̶

湯0〜2.0MPa

0〜85℃

循環系統

0〜95℃

非循環系統

3.5m/s以下

0〜85℃

冷温水

̶

冷却水
エアー

̶

̶

0〜0.8MPa※）流速 2.0m/s 以上で使用する場合、騒音、振動、水撃作用、圧送動力などを考慮してください。

1.4 KK ベストの構成部品と材質

4．拡管くんによる拡管作業 ………………………………………………………… 5
5．配管の固定 ……………………………………………………………………… 6
5.1. 固定・支持金具 ……………………………………………………………… 65.2. 吊り配管 …………………………………………………………………… 65.3. 立て配管の固定及び振れ止め箇所 …………………………………………… 66．他の金属管との絶縁 ……………………………………………………………… 77．メスアダプターと給水栓継手の見分け方 ………………………………………… 88．熱による伸縮処理方法 …………………………………………………………… 89．配管の検査 ……………………………………………………………………… 99. 1. 水圧試験 …………………………………………………………………… 9①9. 2. 水圧による配管の伸び ……………………………………………………… 99. 3. 空気試験 ………………………………………………………………… 109. 4. 空気漏れ試験における確認方法 …………………………………………… 10
１０．KKクランプ取付方法 …………………………………………………………… 11
１１．KKベスト バルブハンドルの向きを保つ方法 …………………………………… 12
１２．給水栓ソケット支持金具の取り付け ……………………………………………… 13
１３．フランジ締結用ボルトの首下長さ ………………………………………………… 14⑤

部品名

①②③④⑤

本体

ナット
FⅠロックリング
Oリング
プロテクトリング④材②③質

ＳＣＳ13（ＳＵＳ3 0 4 相当）固溶化熱処理品
ＳＣＳ13（ＳＵＳ3 0 4 相当）
ナイロン（ＰＡ6 6）
3元系フッ素ゴム（FKM）
耐熱性ポリエチレン

１４．配管支持固定とKKベスト専用金具 ……………………………………………… 15
１５．継手の施工例（イメージ図）………………………………………………… 16〜19

̶1̶修
正日

23/10/3 13:29

注番825231003-01

品
名KKベスト 施工マニュアル

P2

Su管用新拡管式継手

2. KKベスト施工の特長

3. 拡管くんの仕様と構造
・拡管作業は、−5℃〜40℃の環境下でご使用下さい。
・電動式拡管くんの電源は、タコ足配線やドラム延長のつぎ足しから取らず、充分な電圧を確保して下さい。

注意

3.1 電動式拡管くんの仕様⑤④
図１． KKベストの構造「
2.1 究極の② ① ③
図2． 電動式拡管くん」を実現しました① ＫＫベスト専用拡管機とアタッチメントをご使用頂く事で、拡管作業はレンチ不要です。
② 拡管機は電動式、手動式、遠隔電動式と作業に適した方式を取り揃えています。
③ 接合作業でのナット締付には工具不要です。
④ 新拡管構造で施工後の角度調整が自在です。

2.2 安全施工を実現しました① 独自開発構造のＦⅠロックリングでナットの緩みを防止します。
② ＦⅠロックリングの蛍光インジケーターで施工完了確認と点検が容易です。
③ 継手端面の防塵キャップ、防塵シールでＯリング異物付着を防止します。

（1）各部の名称
部位No.

①②③④⑤（2）仕様
名

項称

目

仕様

起動スイッチ

拡管能力

13Ｓｕ〜 6 0Ｓｕ

ブザー

電

ＡＣ10 0Ｖ 5 0 / 6 0Ｈｚ

非常停止スイッチ

モーター

350Ｗ

シリンダー

吐出圧力

7 0ＭＰa

延長ホース用カプラー

油タンク

有効油量 0．
4Ｌ

本体重量

18．
5Ｋｇ

源

3.2 アタッチメントの構造と組立
スペーサー
ヨークのスプリングピン
バックアップリング

防塵キャップ

拡管ゴム

防塵シール

2.3 安心構造を実現しましたロッド① ステンレス協会規格：ＳＡＳ3 2 2 の規定要求性能及び、日本水道協会認証G−822を取得
しています。
② 曲げ・耐震性能が確保されています。
③ 振動によるナットの緩みは発生しません。
④ Oリングは耐熱性、耐薬品性に優れる、最高グレードの三元系フッ素ゴム「ＦＫＭ」を採用、さらにプロテクトリングの付加により接液性を抑止し耐久性を大幅UPしています。
⑤ 施工ミスを防ぐ機能を多く装備し、施工時のトラブルを防止します。
⑥ 継手は再施工が可能です。
※継手を再施工するには、ＦⅠロックリングを取り外し、新品と取り換える必要が有ります。

ヨークの確認窓
ヨーク
ピストンロッド
シリンダー

図3． アタッチメントの構造

̶2̶

̶3̶

修
正日

23/10/3 13:29

注番825231003-01

品
名

KKベスト 施工マニュアル

P3

Su管用新拡管式継手

3. 拡管くんの仕様と構造

4. 拡管くんによる拡管作業

3.3 遠隔電動式拡管くんの仕様

標準作業

1⑤説明事項
スペーサーはシリンダー、呼び径ごとに専用です。
〈シリンダーの種類〉①16 0ｋＮ型 電動式拡管くん②12 0ｋＮ型 遠隔式拡管くん
スペーサーのねじ込みは付属専用スパナで本締めして下さい。
※専用スパナの小口側は遠隔電動式拡管くん専用スペーサーに対応しています。
※ねじ込み量が不足するとアタッチメントなどを破損される恐れがあります。

シリンダーにスペーサーをねじ込んで下さい。
シリンダー①③スペーサー④2

ヨークをシリンダーに取り付けて下さい。

ヨークのスプリングピンをシリンダーの切り欠き部に合わせて下さい。
ヨーク勘合部のシリンダーに異物付着無き事を確認して下さい。
※遠隔電動式拡管くんは、ヨークの確認窓が見易い方向にセット出来る様、4カ所に切り欠きがあります。

3

ロッドに拡管ゴム、バックアップリングの順に装着して１組にして下さい。

装着順番は必ず守って下さい。間違えると故障し、作業が出来なくなります。
バックアップリング
拡管ゴム

⑥
②

適応サイズ：13〜40Su

4拡管ゴムとバックアップリングを装着したロッドをスペーサーにねじ込んで下さい。

ロッド

ねじ込み作業は付属のドライバーをロッドの穴に差し込んで本締めして下さい。
※ねじ込み量が不足すると拡管不足となります。

図5． 遠隔電動式拡管くん
各部の名称
部位No.

①②③
④⑤

名

称

電動式拡管くん
延長ホース（4ｍ）
延長ホース用カプラー
遠隔電動式拡管くん⑥

延長ホース用カプラー
シリンダー
専用スペーサー（13〜40Su／5種類）⑥のスペーサーは電動式本体や手動式のシリンダーには取り付けできません。ご注意下さい。

4' 〈遠隔電動式拡管くんをお使いの場合〉カプラーは隙間が無くなるまで確実に締め込んで下さい。
カプラーの脱着はポンプが停止し、シリンダー内が無圧（原点位置に戻った）の状態で行って下さい。
遠隔電動式拡管くんを使用しない場合は、傷害及び拡管ゴムヘタリの原因となりますので、電動式拡管くん側のカプラー接続を外して下さい。

5

ナットをヨークに取り付けて下さい。

ヨークの切り欠き部とナット端面の凸部を合わせて、軽く押し45°
右回転で取り付け完了です。
ヨークに表示しているピンク色のマーキングがナット端面の凸部で見えなくなる位置がナットの取り付け完了位置です。

6管をロッドに挿入して下さい。

管端面がヨークに奥当たりするまで挿入して下さい。
ヨークの確認窓から管端面が目視で確認できます。
ナット端面と管の外周の両方に2mm以上の太さのサインペンで標線を記入下さい。

7

電動式は油圧ポンプを始動して下さい。
電動式拡管くん、遠隔電動式拡管くん
拡管終了後、ナットは手動で緩みます。
①起動ボタンを一押しして下さい。
※拡管作業でのナット取り付け、取り外しに工具は不要です。 起動ボタンは押し続ける必要はありません。
②拡管完了時に自動で止まり、ブザーで案内します。

8

管の差し込み標線を確認して下さい。

差し込み標線がナットの端面から見えていれば正常に拡管作業が完了しています。差し込み標線が見えていない場合はパイプの差し込み不足となりますので、拡管部を切除し、拡管作業を一からやり直して下さい。

9始動時及び適時、拡管径管理
止まりゲージを用い、拡管部をゲージが通過しないことを確認して下さい。

アタッチメントを交換するたび及び連続で拡管する場合、
５０回に１回程度拡管量を確認して下さい。
拡管不足の場合、拡管ゴム及びロッドの締め付けを確認して下さい。
拡管ゴムが損傷している場合は、交換して下さい。
拡管不足の場合は脱管の原因となります。

電動式拡管くんと遠隔電動式拡管くんのシリンダーを延長ホース両端のカプラーにより接続して下さい。

※使用時、カプラーは隙間が無く根元まで完全に締め切って下さい。
作業中はカプラーを外さないで下さい。

締切り

締切り不足

3.4 拡管ゴムの注意項目
拡管ゴムはウレタンを使用していますが、繰り返し圧縮する事で拡管ゴムの端面が損傷してパイプの挿入が除々に困難になりますので、適時拡管ゴムを反転させて延命させて下さい。
拡管ゴムの両側で挿入が困難になった時を拡管ゴムの寿命として交換して下さい。
また通常に拡管した後のゲージNG判定時も拡管ゴムの寿命となります。

3.5 拡管ゴムの保管上の注意及び保管期限
・直射日光を避けて、湿度の低い所に保管して下さい。
紫外線や湿気は材料の劣化や寸法変化を促進することがあります。
・保管期限は、屋内の中で、直射日光、高温、多湿を避け、標準包装状態で保管されているもので10年を目安として下さい。

警告：KKベスト専用の拡管機です。
1. KKベストの施工には専用拡管機を使用して下さい。
2. KKベスト以外のメカニカル継手の拡管に使用しないで下さい。
3. 仕様は製品改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承下さい。
̶4̶

̶5̶

修
正日

23/10/3 13:29

注番825231003-01

品
名KKベスト 施工マニュアル

P4

Su管用新拡管式継手

6. 他の金属管との絶縁

5. 配管の固定（13Su〜6 0Su）
5.1 固定・支持金具

ステンレス鋼管と各種材質・部材との接続時の絶縁処理について支持および固定に鋼製又は鋳鉄製の金物を使用する場合は、合成樹脂を被覆した支持及び固定金具を用いるか、ゴムシート又は合成樹脂の絶縁テープなどを介して取付して下さい。
なお、合成樹脂が破損しないよう、ご注意下さい。

5.2 吊り配管用

インサート金物

インサート金物①水平配管の支持間隔は各サイズともに2ｍ以下です。
なお、形鋼振れ止めは、40Ｓｕ以下は不要。
50Ｓｕ、60Ｓｕの場合8.0ｍ以内に１ヵ所設けて下さい。
吊り用ボルト②天井や梁からの吊りは単独吊りとして下さい。
共吊りは避けて下さい。
吊りバンド③複数の管を吊る場合は、形鋼などで振れないよう支持して下さい。
④配管の撓みにより滞留水などが残留することがあるため、水や空気抜きができるよう適切な単管の場合勾配を取って下さい。
⑤支持金具は継手近傍に取るよう配慮して下さい。

接続相手の材質

Uボルト
又はUバンド

吊り用ボルト形鋼

複数管の場合

注

途

鉄 2）

銅

黄銅

耐脱亜鉛
腐食黄銅5）

青銅

アルミニウム

樹脂 6）

ステンレス

給水管

×

○

×

○

○

×

○

○

給湯管×

○

×

○

○

×

○

○

冷却水管 3）

×

○

×

○

○

×

○

○

冷温水管 3）

×

○×○○

×○○

消火管４）

×○

×

○

○

×

○

○

１）○は絶縁処理不要。 ×は絶縁処理必要。
２）ねじ切りライニング管を含む。
３）冷却水、冷温水の密閉式でも、現在の設備では補給水が必須のため。
４）乾式は、放水後完全に水が抜けきれていない事例があり、この場合、酸素の供給があるため、ガルバニック腐食の可能性がある。
湿式は、定期的に開放検査による水の入替えが行われ、酸素の供給があるため、ガルバニック腐食の可能性がある。
５）伸銅協会の研究結果によれば、青銅と同じ扱いが可能、但し、伸銅協会技術標準 JBMA T 3 0 3（JIS H 3 2 5 0 の付属書Bに相当する）に規定する、第一種に適合する耐脱亜鉛腐食黄銅とする（但し、使用温度は 6 0 ℃以下）。
６）ライニング管またはコーティング管のフランジタイプは、樹脂と同等とする。

参考文献

建築設備配管系でのガルバニック腐食とその防止に関する研究
日本建築学会計画系論文集 第 4 8 7 号 p 51ー 6 0 19 9 6

5.3 立て配管の固定及び振れ止め箇所

絶縁が不要な組合せ例

形鋼振れ止めは各階1箇所、固定は最上階又は最下階の床どちらかで１箇所取って下さい。
例1 配管Uボルト固定の例

例2 配管揺れ止めの例

配管

青銅製バルブ振動パット101

Uボルト又はUバンドガタがない程度にゆるく締める
躯体取付け
アンカー

例3 躯体内配管Uボルト固定の例

KKベスト
メスアダプター

建築銅管用
オスアダプター

KKベスト
フランジ

建築用銅管

インシュレーションスリーパー
Uバンド（ダブルナット）

ねじ径3/8支持部材（山形鋼）
振動パット101

ねじ径 3/8
Uボルト、Uバンド
ねじ径3/8

例4 躯体内配管モルタル等による固定の例
モルタルなどでグランド

ステンレス鋼管

KKベスト
オスアダプターステンレス鋼管

立て配管（各階で一か所以上、形鋼振れ止め支持）
公共建築工事標準仕様書による屋上または最下階どちらかで固定

ステンレス製バルブ

ステンレス製
ねじ込みフランジ絶縁が必要な組合せ例
KKベスト フランジ

管端防食（コア）
フランジ

KKベスト オスアダプター

Uボルトによる形鋼振れ止め

詳細などは（一社）公共建築協会発行
公共建築工事標準仕様書、工事標準図
ステンレス協会発行の建築用ステンレス
配管マニュアル改訂版など参照下さい。

屋上または最下階
どちらかで固定ステンレス鋼管

ライニング鋼管

ステンレス鋼管

ライニング鋼管

管端防食継手メスアダプター
絶縁型

絶縁シートパッキン
絶縁ボルト＆ナット

̶6̶

̶7̶

修
正日

23/10/3 13:29

注番825231003-01

品
名

KKベスト 施工マニュアル

P5

Su管用新拡管式継手

7. メスアダプターと給水栓継手の見分け方

9. 配管の検査

給水栓ソケット

9.1 水圧試験
水圧試験は所定の区間内で下記の試験基準値 ＳＨＡＳＥ−Ｓ010（空気調和・衛生工学会規格）及び国土交通省大臣官房庁営繕部監修 公共建築工事標準仕様書（社団法人 公共建築協会）の基準を参考にして実施ください。

メスアダプター

端面１段付

端面 4 5 °面取り

SHASE−S 010

試験方法系六角部が長い

WSの表示

六角部が短い

ＡＤの表示

統給水

給湯水

最小圧力

１．
７５MPa

実際に受ける圧力の2倍

最小保持時間（分）

6060

直結

◯※

高置タンク以下

圧試

験

実際に受ける 設計図書記載の圧力の2倍
ポンプ揚程の2倍
3060

◯※※

揚水管

◯※※冷温水／冷却水◯※※※
圧力は配管の最低部におけるもの

8. 熱による伸縮処理方法※ 水道事業体に規定のある場合はそれに従う※※ 最小 0．
7 5 MPa とする。
※※※ 最小 1．
0 MPa とする。

案1 コの字配管で伸びを吸収する
9.2 水圧による配管の伸び熱によるステンレス管の伸び計算式１によってΔ を計算してください。
曲がり角は2°を超えないこと

固定

固定継手本体とナットの勘合部には寸法許容差があります。
そのため、施工後の水圧試験時に、１口あたり約 0．
3 mm程度の伸びが生じることがあります。
（縦管の場合は１口あたり約 0．
4mm）

Lk

①② ③④ ⑤⑥ ⑦⑧ ⑨⑩ ⑪⑫ ⑬

この場合は13口 × 0．3ｍｍ ＝ 3．9ｍｍ 程度伸びが発生します。

Δ
熱伸縮量（mm) = σ ×Δｔ× ̶ 式1
σ ＝ ステンレスの線膨張係数（ＳＵＳ3 0 4 の場合は17．
3×10 −6）Δｔ ＝ 温度差（℃）＝ 対応区間の配管長さ（mm)Ｌｋ ＝ Δ /tan2°（Lkはコの字配管の最小必要長さmm)

案2 エルボで3クッションを取る
配管の両端が固定されていると横引管が蛇行する恐れがあります。
固定や支持方法などご配慮願います。

①固定

②固定

固定

③̶8̶

̶9̶

修
正日

23/10/3 13:29

注番825231003-01

品
名KKベスト 施工マニュアル

P6

Su管用新拡管式継手

9. 配管の検査

10. KKクランプ取付方法

9.3 空気試験凍結などで水圧試験が実施出来ない場合★圧力を徐々に上げて大きな漏れが無いことを確認して、 規定圧を掛けてください。
★JIS B 2 0 0 3 バルブ検査通則、ISO 414 4 ねじ継手の検査規格の 0．
6 MPaで耐圧検査を実施して下さい。

①クランプのアームを継手のナット外周にある4箇所の凹み部に掛ける。

ナットの凹み部は上下左右4箇所有ります。

アーム

注意
0．
3 MPaでは、圧力計の振れが少なくゲージを目視で判定する場合は、漏れが判りにくいので注意して下さい。

9.4 空気漏れ試験における確認方法
注意
圧力計などで、漏れが発生した場合の漏れ箇所を特定するため、ガス漏れ検知スプレーや石鹸水などを継手に塗布する場合
写真2の白色矢印部（ＦⅠロックリングの切り欠き部）からスプレーなどで内部へ吹き込みして下さい。
（写真3）
小さな隙間にも石鹸水の泡を充分浸透させてから試験の空気を封入してください。

矢印部からの吹き付け

写真2

写真3

②アームが凹み部から外れないよう注意しながら付属の六角ボルトを手締めする。

写真4

写真1

気泡を発見

写真5

外側部からの吹き付け

写真6③六角ボルトはクランプの合わせ面の隙間がなくなるまで工具を使って締め込みする。
片締めにならないよう注意ください。

隙間が無いこと

詳細は、別紙KKクランプ説明書を参照ください。
KKクランプの取付け箇所例（イメージ図）
計器（圧力計、温度計など）周辺

気泡は見つけられない
写真6 外側から吹き付けしても、漏れが見つけられないのでご注意下さい。

天井クランク配管
吊りが取れない場合
床からの立ち上げ管̶ 10 ̶

̶ 11 ̶

修
正日

23/10/3 13:29

注番825231003-01

品
名

KKベスト 施工マニュアル

P7

Su管用新拡管式継手

12. 給水栓ソケット支持金具の取り付け

11. KKベスト バルブハンドルの向きを保つ方法①KKベスト接続部は接合済みのSu管も回転します。
そのため、バルブのハンドルも向きが変わる恐れがあります。

給水栓ソケットの器具接続部のねじ接合箇所の回転止め専用の金具です。
M5ボルト②ハンドルの向きを保つため写真No.１の回り止め金具を適切な箇所に装着して下さい。
B（ニ面幅）
φ10M5①金具に附属のＭ５ボルトを緩めて下さい。
②給水栓ソケットのめねじ部の六角部に金具をセットしてＭ５ボルトで固定して下さい。
③金具の座を軽量鉄骨や、桟木へ固定して下さい。
②と③の順序は問いません。
④給水栓などをねじ込み接合して下さい。

T
H 2×φ5.5PL

写真 No.1 回り止め金具

1012

金具の寸法

③回り止め金具の取り付け方
手順1
配管の片側にUボルトなどでSu管の回転を抑える処置を実施く下さい。

A

手順2
回り止め金具を左記のＵボルトなどで回転を抑制したＢ側のバルブ端に金具を装着し金具のM6ボルトを 6 . 5 N･mのトルクで締め付け下さい。
この場合、ＦⅠロックリングは不要です。

B

ご注意下さい!!
回り止め金具を固定されないSu管側に取り付けしても、バルブのハンドルは固定できません。
回り止め金具の回転阻止力は10 〜2 0 N･m程度です。
過度な回転力をハンドルに加えないで下さい。

̶ 12 ̶（mm）
1／23／41L545967

P444957H242831B323845T455260

壁材が厚い場合は給水栓ロングソケット・ロングエルボを使用下さい。
（支持金具を掛けるための六角部の長さが50mmとなっています）

給水栓
ロングソケット

給水栓
ロングエルボ̶ 13 ̶

修
正日

23/10/3 13:29

注番825231003-01

品
名

KKベスト 施工マニュアル

P8

Su管用新拡管式継手

13. フランジ締結用ボルトの首下長さ14. 配管支持固定とKKベスト専用金具
金具名称

使用条件

Ⅰ Su管の支持& 固定

支持間隔などは公共建築物工事標準仕様書などによる（水平・垂直に保つ）

Uボルトの固定には三角ブラケット、ハヤウマなど鋼材による固定座を確保する。

首下長さ L

平座金

ガスケット平座金

ばね座金
（mm）

TA

BCDL（最小値）

フランジ
厚さ

平座金の厚さ

ばね座金
厚さ

ガスケット
厚さ

ナット
厚さ

六角ボルト
首下長さ

412.0

2.0

3.0

3.0

11.0

47

M124

14.0

2.0

3.0

3.0

11.05125 × 25

M164

14.0

2.5

4.0

3.0

15.0

57

30 × 25

M164

14.0

2.5

4.0

3.0

15.0

57

Su × A

六 角ボルト六角ボルト
本数

13 × 15M12

20 × 2030 × 32

M164

16.0

2.5

4.0

3.0

15.0

61

40 × 32

M16416.0

2.5

4.0

3.0

15.0

61

40 × 40

M16416.0

2.5

4.0

3.015.06150 × 40

M16416.02.54.03.015.061

50 × 50

M16416.02.54.03.015.061

60 × 50

M16416.02.54.03.015.061

60 × 65

M16418.0

2.54.03.015.065

Ⅱ KKベストバルブ
ハンドル向きの動きを抑制する金具を取り付ける場所のSu管がUボルトなどで固定されている事。

回り止め金具
（FⅠロックリング不要）

金具使用個数
1個／1台

Ⅲ 配管の仮固定、仮支持、温度計圧力計などの傾き防止

KKクランプ金具を取り付ける場所のSu管がUボルト、別の金具などで固定されている事。
仮固定→最終固定はⅢによる支持を実施のこと。

（FⅠロックリング使用）

必要に応じて使用

ねじ付品種に対する注意事項①オスアダプターソケット、メスアダプターソケット施工時は先にねじ側を施工して下さい。
②おねじとめねじの接続は下表に従って下さい。
おねじとめねじの誤った接続は、漏水の原因となるためご注意下さい。
おねじ

テーパおねじR平行おねじG

給水栓用ねじPJ

テーパめねじRc◎（耐密結合）

×2

○2

平行めねじ
Rp

◎
（耐密結合）

×2

○2

平行めねじ
G×1

○1
（機械的結合）○1（機械的結合）めねじ◎ ：耐密結合を目的としたねじのため、シールテープ等を巻くことにより、組合せ可能○1 ：機械的結合を目的としたねじのため、パッキン等を介することにより、組合せ可能○2 ：シールテープ等を巻くことにより、組合せ可能
× 1：平行めねじの破損や、パッキンの破損により漏水する恐れがあり、組合せ不可
× 2：公差によってはねじ込めなかったり、ねじ込み不足により漏水する恐れがあるため、組合せ不可

̶ 14 ̶

Ⅳ 給水栓の固定
1個／1箇所

給水栓ソケット
支持金具

支持金具の脚部が鋼材、桟木などと固定ができる事。
壁厚さに合わせた持ち出しソケットなども必要となる。

BCS（建築業協会）施工要領書より抜粋

̶ 15 ̶

修
正日

23/10/3 13:29

注番825231003-01

品
名

KKベスト 施工マニュアル

P9

Su管用新拡管式継手

15. 継手の施工例（イメージを示すもので参考例）
縦管固定

15. 継手の施工例（イメージを示すもので参考例）
壁内給水栓取り付け

床バンド

給水栓S

桟木
L

吊りバンド
T、RT
立てバンド

座付き給水栓L

T足

桟木

台付き給水栓L

給水栓S
支持金具

立てバンド
T足

立てバンド
T足

給水栓ロングL

PS → 室内PEX管分岐

L

めすねじT

L
KKバルブ

T、RT

★回り止め金具
取付位置

ディップ
Uボルト

桟木

PEXおす
アダプター

汎用バルブ

給水栓ロングS

桟木

給水栓S
支持金具

給水栓S
支持金具

おすアダプター

ハヤウマ等

減圧弁

減圧弁

PEX
おすアダプタートイレ

床バンド座付き給水栓LPEX管立てバンド★回り止め金具
取付位置

天井吊り

おすアダプター（化粧管用）
T足L
吊りバンド

S

KKバルブ

給水栓S
支持金具

T、RT

給水栓ロングS

吊りバンド

ハヤウマ等

̶ 16 ̶

天井吊り配管は先に吊りバンドを取付してから水平配管を実施してください。

T足立てバンド

桟木★KKクランプ
取付位置̶ 17 ̶

修
正日

23/10/3 13:29

注番825231003-01

品
名

KKベスト 施工マニュアル

P10

Su管用新拡管式継手

15. 継手の施工例（イメージを示すもので参考例）
キッチン

15. 継手の施工例（イメージを示すもので参考例）

機械室 ポンプ回り

貯湯タンク★回り止め金具
取付位置★KKクランプ取付位置
おすアダプター

L
ハヤウマ等

チャッキ弁

★KKクランプ
取付位置

ディップUボルト
KKバルブ

ディップUボルトL

おすアダプター（化粧管用）

汎用バルブ

10K
フランジ

ハヤウマ等フレキ継手

KKバルブ★回り止め金具取付位置★KKクランプ
取付位置

KKバルブ

ハヤウマ等

めすアダプターL

機械室 ポンプ回り★回り止め金具 取付位置
ハヤウマ等

拡大図

立てバンド
圧力計等

インラインポンプ

温度計、圧力計などの取付温度計等

T足★KKクランプ 取付位置

★回り止め金具取付位置

10Kフランジ★KKクランプ
取付位置

ブッシング

10Kフランジ
T、RT

KKバルブ

★回り止め金具取付位置
おすアダプターL
KKバルブ

めすねじT
立てバンド
吊りバンド

チャッキ弁

フレキ継手

★KKクランプ 取付位置

̶ 18 ̶

フレキ継手

T足

̶ 19 ̶

修
正日

23/10/3 13:29

注番825231003-01

品
名

KKベスト 施工マニュアル

P11

Su管用新拡管式継手

MEMOMEMO

̶ 20 ̶

̶ 21 ̶

修
正日

23/10/3 13:29

注番825231003-01

品名

KKベスト 施工マニュアル

P12