排水水中ポンプ総合
渦排水水中ポンプ一覧表（代表機種の一覧です。記載の無い機種については本文を参照ください） NEW!
途形

式

巻用

雑排水
強化樹脂製
WUP4形

汚水・汚物
強化樹脂製
WUO
（4）
形

汚水・汚物
強化樹脂製
WUE形

渦

ポンプ側：SiC×SiC
ポンプ側：SiC×SiC
ポンプ側：SiC×SiC
軸 封 装 置（ダブルメカニカルシール） モータ側：セラミック×カーボン モータ側：セラミック×カーボン モータ側：セラミック×カーボン

巻

自動運転型の有無

○

○

○

タービン
清水水中

ポン

プ

排水水中
カスケード

羽根車の形状クーラント

樹脂製ボルテックスタイプ 樹脂製ボルテックスタイプ

海水用

異物通過能力〔異物（球）の径〕

手 動・防 災 用

ポンプ仕様

付属部品

ポンプの特長参考資料

口径 mm 異物径 mm
321440145020口径mm
口径mm
異物径mm
異物径mm
403550355035
65 35（2.2kW以上は40）
65 35（2.2kW以上は40） 80
408040

口径：32～50mm
出力：0.15～0.75kW
極数：2極 乾式水中口径：40～80mm
出力：0.15～3.7kW
極数：2極 乾式水中口径：50～80mm
出力：1.5～3.7kW
極数：2極 乾式水中ポンプ部に樹脂を採用することにより、長期間停止時の錆付きによる起動不能が防止でき、ポンプ本体重量も従来の鋳鉄製に比べ約1/2と非常に軽量。また、自動型は基板の無接点化により、大幅に長寿命となりました。

ポンプ部に樹脂を採用することで、長期間停止時の錆付きによる起動不能が防止でき、ポンプ本体重量も従来の鋳鉄製に比べ約1/2と非常に軽量。また、WUP4形と比べ異物通過能力を向上。自動型の0.75kW以下は無接点化により、大幅に長寿命となりました。

業界初の樹脂性ノンクロッグインペラを採用し、従来品（WUO形）に比べ高いポンプ効率、排水性能を誇ります。

※公共建築工事標準仕様…雑排水水中ポンプ：直径20mmの固形物が排出できること
汚物用水中ポンプ：直径53mmの固形物が排出できること

247

樹脂製ノンクロッグインペラ

排水水中ポンプ総合
水YUK2形

SU4形

汚水・汚物

汚物（カッター付）

3
ZU J・ZUH
（J）
・ZU4形

AU4形

巻汚渦

雑排水

○

（3.7kW以下）○（3.7kW以下）

巻○

渦

ポンプ側：SiC×SiC
ポンプ側：SiC×SiC
ポンプ側：SiC×SiC
ポンプ側：SiC×SiC
モータ側：セラミック×カーボン モータ側：セラミック×カーボン モータ側：セラミック×カーボン モータ側：セラミック×カーボン○（3.7kW以下）
タービン
清水水中
排水水中カスケード

涌水等固形物を含まない
汚水

セミオープンS字形ノンクロッグ ボルテックスタイプ（カッター付）
口径mm 異物径 mm 布状の大きさ mm
5035200×200
6535300×300
80
40300×450

口径 固形物
切断可能なmm 球体径 mm布状物
50 17 0.75kW: パンティストッキング
65 17 1.5kW: タオル（300×450mm）
24（2.2kW以下）2.2kW以上: タオル（300×900mm）
80 26
上記のほか軍手、梱包（（3.7kW以上）

100 26
口径：50mm
出力：0.75～7.5kW
極数：2極 乾式水中口径：50～80mm
出力：0.4～7.5kW
極数：2極 乾式水中口径：50～100mm
出力：0.75～7.5kW
極数：4極 乾式水中S字インペラを採用し、異物通過能力を向上。小形・軽量です。最大90℃対応の高液温タイプもございます。

FCD（ダクタイル鋳鉄）フラットインペラおよびセラミックコーティングカッター
ピースと独自のケーシング構造により、異物を細かく切断、排出します。

付属部品

ポンプインペラにSCS13（ス CAC製クローズドインペラテンレス鋳物）を採用する を採用することにより、揚ことにより、長期間停止時 水性能に優れ、またインペの錆付きによる起動不能を ラの錆付きによる起動不能防止します。
を防止します。

）

手 動・防 災 用

口径：40、50mm
出力：0.25～0.75kW
極数：2極 乾式水中

ひも、ビニール袋なども切断可能です。

海水用

口径 mm 異物径 mm
40205020

CAC製クローズクーラント

ステンレス製セミオープン

参考資料

248

排水水中ポンプ総合
渦途

汚形

式

BU4形

巻用物

汚物

BUW形

汚物

VU4形

渦

ポンプ側：SiC×SiC
ポンプ側：SiC×SiC
ポンプ側：SiC×SiC
軸 封 装 置（ダブルメカニカルシール） モータ側：セラミック×カーボン モータ側：セラミック×カーボン モータ側：セラミック×カーボン

巻

自動運転型の有無○○（3.7kW以下）（3.7kW以下）

タービン
清水水中

ポン

プ

排水水中
カスケード

羽根車の形状クーラント

ノンクロッグ

海水用

異物通過能力〔異物（球）の径〕

ステンレス製ノンクロッグ

ボルテックスタイプ（球体径mm）の100％口径 異物径 布状の大きさ 口径mm mm
mm
50 35300×300
65 35300×450
80 53 1.5kW: 300×450
100 53 2.2・3.7kW: 300×900
5.5・7.5kW: 200×300
150 53※口径 固形物
布 状 物
mm 球体径 mm 梱包バンド 軍手 パンスト
50 50 400mm以下 ○○65 65 0.75kW及び 1.5kW以下 2.2kW以下及び60Hz80 80 50Hz1.5kWは は再始動で 3.7kWは
○
再始動で○
再始動で○
100 100

口径：50～150mm
出力：0.75～22kW
極数：4極 乾式水中口径：50～100mm
出力：0.75～15kW
極数：4極 乾式水中〔 〕〔 〔〕〕手 動・防 災 用※再始動によるポンプ仕様

付属部品

ポンプの特長口径：65、80mm
出力：0.75～7.5kW
極数：4極 乾式水中出口幅の広いクローズドタ ステンレス製の高効率ノン ボルテックスタイプのインイプのノンクロッグインペ ク ロ ッ グ イ ン ペ ラ を 採 用 ペラによりポンプケーシン
ラにより、インペラ内に異 し、耐食性に優れた製品で グ内部に流れを作り、口径と同じ大きさの異物が排出物を通過させ排出します。 す。
できます。
ボルテックスタイプに比べ異物通過能力は劣ります
が、揚水性能が高いです。

参考資料※公共建築工事標準仕様…雑排水水中ポンプ：直径20mmの固形物が排出できること
汚物用水中ポンプ：直径53mmの固形物が排出できること

249

排水水中ポンプ総合

BUM形

汚物
ステンレス製
VUM形

残水排水

巻物

渦汚

汚物
ステンレス製
VUS形

LU3形

巻○○

○

（ECM2形制御盤と組合せ） （ECM2形制御盤と組合せ）

ステンレス製ボルテックス

ステンレス製ノンクロッグ ステンレス製ボルテックス

タービン（3.7kW以下）

渦

ポンプ側：SiC×SiCポンプ側：SiC×SiC
ポンプ側：SiC×SiC
ポンプ側：SiC×SiC
モータ側：セラミック×カーボン モータ側：セラミック×カーボン モータ側：セラミック×カーボン モータ側：セラミック×カーボン

清水水中
排水水中
カスケード

口径：65、80mm
出力：0.75～7.5kW
極数：4極 乾式水中口径：50～100mm
出力：0.4～7.5kW
極数：4極 乾式水中口径：50mm
出力：0.4kW
極数：2極 乾式水中手 動・防 災 用

口径：50～100mm
出力：0.4～7.5kW
極数：4極 乾式水中〕

残水排水用
最低揚水水位：1～3mm

海水用〔 〕〔 〔〕口径 mm 異物径 mm
505065658080
100 100

クーラント

口径（球体径mm）の100％口径 固形物
布 状 物
mm 球体径 mm 梱包バンド 軍手 パンスト
50 50 400mm以下 ○○65 65 0.75kW及び 1.5kW以下 2.2kW以下及び60Hz80 80 50Hz1.5kWは は再始動で 3.7kWは○再始動で○再始動で○100 100

ポリウレタン製セミオープン

付属部品

オールステンレス製で腐食 ステンレス製の高効率ノン VUS形にステンレス製ベル 残水排水用に専用設計し、に強く、長寿命。
ク ロ ッ グ イ ン ペ ラ を 採 用 マウスと着脱装置を設けた 最低揚水水位1～3mmと優ボルテックスタイプのステ し、耐食性に優れた製品で マンホール用オールステン れた排水性能を誇ります。
ンレスインペラにより長期 す。
レス製ポンプです。
間停止時の錆付きによる起動不能を防止します。

参考資料

250