非常用ＬＰガス発電機

突 然 の 停 電 時にも確かな安 心をサポート
確かな信頼性 ＆ メンテナンス
簡単操作 ＆ コンパクト設計
長時間連続運転 & 高耐久性能
静音設計 & 塩害対策塗装
高発電効率28％［LHV］

パーパスの非常用ＬＰガス発電機はBCPに貢献

緊急事態により電力が遮断された場合でも、発電機を起動し、途切れることなく電力を供給してくれる『ECO WE POWER』。
燃 料 は 、備 蓄 が 容 易 で 劣 化 の 少 な いクリーンなエネ ル ギ ー「LPガス」を使 用しています。
いざという時にも高品質な電源を確保し、重要業務の致命的設置事例

誰もが確認しやすい屋外据置型な中断回避やインフラを確保してくれる強い味方なのです。

劣化に強いLPガスを使用

常設・固定式だから、保管場所まで燃料はＬＰガス（50kｇガスボンベ×取りに行く必要も、所在がわからな3本）。劣化に強く、長期の保管にもくなる心配もありません。屋外据置

優れています。燃料経路が目詰まり型なので建屋の建設も不要です。

する恐れもほとんどありません。

長時間の停電にも対応

ボタンひとつで即！起動水冷エンジン採用 ※ 1 で７２時間以

運 転 前 の 複 雑 な 操 作や整 備は不上の連続運転に対応！※ 2 長時間の要です。充実した保守点検制度で停電でもしっかりカバーします。

管理にも手間が要りません。ATS※１：
トヨタ・1KS（水冷4サイクル3気筒/952cc）搭載※２：およそ50kgボンベ３本分の燃料が必要です。
（目安）（自動電源切替盤）の追加も可能です。

災害発生時、施設の電源を確保し業務の継続をサポートします
オフィス・福祉施設・公共施設・医療関係施設● 被災者を安全に誘導するための照明。
● 所定の退避スペースでの待機を支援。
● OA機器、セキュリティの継続使用。
● ナースコールなどの電源確保。

スーパー・コンビニエンスストア● お客様の安全を確保。
● 設備を確認しケアするための照明。
● POSシステム、レジの電源確保。

工場・作業所● 作業員の安全を確保。
● 停電による機材の損失を回避。
● 本格的再開までの時間を短縮。

金融機関・システム関連会社

飲食店・店舗● サーバー、パソコンの継続使用。

●お客様の安全を確保。

● 室温を保つための空調。

●二次災害を防ぐための安全確認。

エコ ウィー パワー レッド

夜間も安心の静音設計

重要な機能を継続する様々な電力をカバー

本体外装パネルは、優れた防音効果を停電発生時に供給できる電力のモデルケース
機器名

同時使用台数■ 携帯充電器■ テレビ（32型液晶）■ ノート型パソコン■ 電子レンジ■ 照明器具■ エアコン■ 洗濯機■ トイレ（浄化槽（50人槽）エアポンプ）■ 換気扇■ 風呂（24号）■ 照明器具（屋外投光器）

発揮する厚さ30mmの吸音材を、両側面から鋼板1台あたりの消費電力

2台

24Ｗ

4台

80Ｗ

5台

40W

1台

1400W

24台

20W

2台

1400W

1台

500Ｗ

1台

100W

2台

15W

1台

180W

2台

300Ｗ

で貼り合わせた二重構造。稼動時でも49dB（無負荷時7m）以下という静音設計を実現しました。

外装パネルの断面図
総合計消費電力量
6.7ｋW※130mm

屋
外外装
パ
ネル
鋼板

塩害
対策
塗装

49dB

吸音材

内装
パ
ネル
鋼板

発電機
内部

騒音レベル

※消費電力は各機器によって異なるため、目安として記載しています。
※1：60hz地域での想定です。50Ｈｚ地域では 8kW 最大8.0kWとなります。

外装は耐重塩害仕様 ※に準拠

災害発生時でも操作は簡単※

電力供給がストップした時、「運転ボタン」を押すだけで電力供給を開始。複雑な操作が不要なので、発電機本体の塗装には、耐重塩害試験基準 を

夜 間 や 機 械 に 不 慣 れ な 方 で も 簡 単 に 始 動 で きま す 。さらに「 自 動 電 源 切 替 盤（ オプ ション：クリアした塩害対策塗装を標準採用。これにより

EWP-ATS）」や「無停電電源装置（UPS）」とシステム化することにより、電源が遮断されることなく耐久性を向上し、より幅広い設置環境に対応い電力を供給。サーバー・デスクトップパソコン・放送設備などへの致命的なリスクも回避してくれます。の致命的なリスクも回避してくたします。
塩害対策塗装のイメージ

自動電源切
自動電源切替盤
ATSEWP- AT①上塗り：
ポリエステル粉体焼付塗装（オプション品）（オプション品
電力

電圧

周波数 運転時間 BT電圧

（kW）

（V）

（Hz）

非常停止

（h ）

表示切替

（V）

②下塗り：
カチオン電着塗装

運転 / 停止排気

吸気

扉内「運転ボタン」を押すだけの簡単操作①

排気温度が低いから安全です。

吸気口と排気口の凹凸をなくした、コンパクトでシンプルなデザイン。

②
③

③本 体：
溶融亜鉛めっき鋼板
湿気

ホコリ

雨水

※（一社）日本冷凍空調工業会規格（JRA9002）に基づく充実した定期点検もご用意しました

ALLパーパスで一括サポート

様々な有料メンテナンスサービスプランをお選びいただけます
定期点検プラン

訪問点検

リモート
始動確認

Ａパック

毎月ー

Ｂパックー（２４時間遠隔監視）

定期点検制度
契約なし

訪 問
点検整備

消耗品の交換オイル オイルフィルター
毎年

バッテリー
5年目

（オイル・オイルフィルター交換費用を含む）（部品代・技術料は別途）

指定回数
毎年
5年目
/毎年 （オイル・オイルフィルター交換費用を含む）（部品代・技術料は別途）ご依頼に応じて訪問。 運転・点検・消耗品の交換をいたします。

Photo by 沖 裕之 / Blue Hours●「Bパック」には別途、遠隔監視システム［各種アダプタ（MT-3・MT-4G）・取付部材セット（EWP-MT301）］が必要です。

ECO WE POWERは全てが自社開発。

●契約期間は1年間とし、満期の3ヶ月前までに解約のお申し出がない場合は1年間の自動更新となります。

ご検討中のご説明、施工、メンテナンスからシス●当定期点検制度のご利用は当該機器設置完了日より10年間となります。10年以降は別途お見積りさせていただきます。
●当定期点検制度は保証期間内より開始となります。無償保証期間は1年になります。

テムに関するお問い合わせまで、一括サポート。

●無償保証期間を過ぎた製品に起因する故障の出張料、技術料、部品代は別途請求させていただきます。

的確でスピーディーに対応いたします。

お見積照会事項
用

ご照会の際には、仕様表を参考の上、下記事項をご提示願います。

途周 辺 温 度■ 最低設 置 場 所■ 屋外（ 屋上℃

■ 最高階・℃
燃地上 ）■ ＬＰガス（料ガスボンベ ・ ガスバルク ）（例：照明 5kW 2台）特にインバータ・モーターをご使用の場合はご指示ください。

バックアップする機 器 類
所 要 出 力■ 単相工

■ 基礎工事事■ 出力kVA /kW ・ 電圧・・・

搬入据付

電気工事

V

■ 台数台

■ 周波数Hz

燃料配管● 本製品は消防法非認定品の発電機です。スプリンクラー・消火栓ポンプ等と接続することはできません。

ご確認ください● 出力10ｋＷ未満の発電設備は「一般用電気工作物」として小出力発電設備 ※となります。
「事業用電気工作物」とは異なるため、保安規程の届け出や主任技術者の選任などが不要です。

● 使用される機器の消費電力（W）をお確かめの上ご使用ください。特にモーターを使う機器は、表示の消費電力（W）の2〜3倍程度の電力が必要です。医療機器をご使用される場合は、事前に医療機器メーカーや医療機関、医師等にご確認の上ご使用ください。

※小出力発電設備：600V 以下の電気を発電する発電設備。太陽光発電設備（出力 50kW 未満）・風力発電設備（出力 20kW 未満）・水力発電設備（出力 20kW 未満）内燃力を原動力とする火力発電設備（出力 10kW 未満）燃料電池発電設備であって、かつそれらの合計出力 50kW 未満のもの。

■ 仕様表（本仕様は改良のため予告なく変更することがあります）

50Hz

60Hz

定格出力8.0kVA

9.8kVA

製品質量490kg（乾燥時）/500kg
（運転時）

相数

単相3線式

電圧100V/200V

自動電源切替盤 EWP-ATS
W600×H500×D200

エ ン ジ ン

トヨタ1KS（3気筒、952cc）、水冷4サイクル式

燃

LPガス JIS1種1号（ボンベ別置）料

燃料消費量

1.1㎥/ｈ

概算効率
音

1685

795

操作盤扉

1.4㎥/ｈ
28％[LHV]

49dB[Ａ]以下 ※無負荷7ｍ時

値

1228

騒

656

数

（M12アンカーボルト）

波

600

500

周

1800 （M12アンカーボルト）■オプション品

EWP-GG9812R

名1157

品

■ 寸法図

日本国規格に準拠（JEC、JEM等）

国内規格

配線取出口

入

例

300
180

・金融機関（自動始動、自動保守運転が必要）
導・病院（自動始動、自動保守運転が必要）
・工場

ガス・公共施設、公民館・オフィス、店舗/住宅

■ 製造元

300

・LPガス販売店（情報システムユーザー他）

吸気638

1376
1826151（単位：mm）

151

排気■ 販売元

本社 ／ 〒417-0834 静岡県富士市西柏原新田201番地
電話：0545-77-9620

本社 ／ 〒417-8505

静岡県富士市西柏原新田201番地

https://www.purpose.co.jp
修理受付センター
修理受付のみ

お客様相談室商品や技術のお問い合わせなど

最寄りの弊社営業所はホームページをご覧ください

通話料無料

年中無休
24時間修理受付● 製品の色は印刷関係上、実物とは多少異なります。
● 商品改良のため、仕様は予告なく変更することがあります。
● このカタログの内容は、2022年11月現在のものです。
● 補修用性能部品の保有年数は、製造打ち切り後7年です。なお、補修用性能部品とは、製品の性能を維持するための部品です。
お求め・ご相談は技術と信用の当店で受付時間
平日／9:00〜19:00
土曜日・日曜日・祝日／9:00〜17:00

ご連絡いただいた個人情報は、弊社規定によりお問い合わせ対応に必要な範囲内で使用します。
お問い合わせ内容につきましては、個人を特定できないデータに加工した後、サービス向上などのために利用いたします。
※通話料がかかります。

PP1907-R3非常用
ＬＰガ
ス
発電機
︹屋外据置設置︺

カタ
ログ