(株)シーエープラントエネルギー事業部※注意※
当資料の利用にあたっては貴社内でのご検討に関してのみとし、他の目的への利用、内容の改変、貴社内検討関係者以外への転用等は一切無用です。
また、本資料に記載されているサービス／仕様はその後の改良に伴い変更される場合があります。

目次• はじめに• GENERAC非常用発電機とは？
送電の仕組、発電機の必要性、メリット・デメリット• 非常用発電機の選び方とは？
【選定に必要な3つのポイント】（１） 所在地 － 設置場所の周波数（２） 燃料－ 使用するガスの種類（３）運用方法 － 負荷機器の消費電力• まとめ• GENERACガス発電機のご紹介
モデル別使用例、製品ラインアップ、設置実績表...P3...P4...P8...P12...P132

はじめに地震や豪雨等の災害が増加し、BCP対策をはじめ停電への備えの必要性が高まっている今日。
その手段の一つとして、非常用発電機の設置があります。
しかし、非常用発電機の導入を検討するにあたってまず何を考えればいいのか？
イメージが難しいかもしれません。
そこで 〈 自分の使い方に合わせた非常用発電機の選び方 〉【 3つのポイント 】からご案内します！

を最後には「GENERACガス発電機」のモデル別使用例も掲載。
イラストも交えて具体的に紹介しておりますので、発電機選びの参考にどうぞ！
3

GENERAC非常用発電機とは？
そもそも「非常用発電機」とは何でしょう？
まず、商用電源(電力会社から提供されている電力)の有無にかかわらず発電可能な設備のことを「自家発電設備」といいます。
そのうち、商用電源が途絶(停電)した場合にのみ稼働させる非常用と任意のタイミングで稼働させる常用に分かれます。
「非常用」に分類される発電機が「非常用発電機」です。
非常用には「防災用」と「保安用」の2種類があります。
また、常用は3種類に分類されます。
GENERACのガス発電機は保安用非常用発電機ですが、一部機種は 常用/非常用 で兼用が可能です。
4

送電の仕組み

非常用発電機の基本的な仕組みは、「停電を感知すると自動で起動、送電を開始する」というものです。図解すると下図のようになります。
停電を感知自動で起動、送電を開始

切替器
商用電源

非常用発電機

LPガスバルク・ボンベ
都市ガス(天然ガス)

5

発電機の必要性
昨今、自然災害により停電が発生するケースが増えています。

電子機器が発達した現代では、その便利さと同時に停電時のリスクも上がっていると言えるでしょう。
例えば病院や福祉介護施設。電力供給が絶たれることで、空調や給湯はおろか、人命にかかわる重要な機器を動かすことも出来なくなります。

会社は、オフィスのPCが使えないことや生産ラインなどの停止によって、顧客の流出に繋がるかもしれません。そうなれば、その後の立て直しに大変な影響が生じる可能性もあります。
このような時に電力を供給してくれるのが非常用発電機であり、また、こういった非常事態から企業を守る計画が“BCP”で、非常用発電機の導入はその対策のひとつです。
6

メリット・デメリット
騒音
設置
出力
利便性

多くの人が気になるポイントだと思います。
据え置き型発電機に焦点を当て、ポータブル型との比較、ディーゼル/LPガス燃料での違いを見てみましょう。

ガス式発電機GENERAC RG627 非常用発電機27kW

どちらもポータブルと比べると大きい

どちらも基本的に屋外で、補機や工事も必要

どちらも大容量の消費電力までカバー出来る製品展開
どちらも事前の充電や残量を気にせず使える

コスト

ディーゼルより割高

普及率

東日本大震災以降に注目

燃料消費

24時間 / 50kgボンベ×2本

災害時の燃料供給
燃料の保存性
燃料の管理
環境性能

ディーゼル式発電機
大手メーカー 〇〇〇C 非常用発電機 28kW

可搬性が高く、調達・貯蔵が容易

ポータブルより高コスト
現状のスタンダード
24時間 / 256.8ℓ

調達は困難が予想される

劣化しにくく長期保存が可能

経年劣化が激しく、保存には向かない

CO2：少 SOX：無 排気：無色透明
低炭素でクリーンなエネルギー

CO2：多 SOX：有 排気：黒煙
7
燃焼後の有害排出物が多い

ガス事業者が管理してくれる所有者による自己管理が必要

発電機の選び方「発電機の導入って……そもそも何を考えたらいいか分からない」「検索するにもワードが分からない」「ヒットしてもどれが自分に合っているのか分からない……」
分からないことだらけで、悩んでばかりではありませんか？
【選定に必要な3つのポイント】（１） 所在地 － 設置場所の周波数（２） 燃料－ 使用する燃料の種類（３）運用方法 － 負荷機器の消費電力
これら3つの情報を頂ければ、シーエープラントが条件にピッタリの発電機を選定致します！
8

(1)所在地 － 設置場所の周波数
電気には、1秒間に何度も繰り返される波のような、交流という流れがあります。
この流れを数値で表したものが周波数（Hz：ヘルツ）です。

日本は静岡県の富士川と新潟県の糸魚川あたりを境に、東日本は50Hz、西日本は60Hzの電気が商用電源から供給されています。

発電機を導入する際は、その場所に合った周波数で発電する発電機を選ぶ必要があります。
自分が住んでいるところ(発電機設置を考えている場所)の周波数が分からない時は、契約している電力会社に問い合わせるとよいでしょう。

9

(2)燃料 － 使用する燃料の種類
発電機の燃料には様々な種類がありますが、代表的なものは「ディーゼル｣と｢ガス」です。

ですが既に「メリット・デメリット」の項で示したように、平時の管理のしやすさ、有害物質排出の少なさなどから、従来スタンダードとされてきたディーゼルよりもガス燃料が注目を集めています。
• LPガス（プロパンガス）• 軒下在庫で可搬型であることから災害発生時の復旧が早く、災害に強い燃料です。
• 長期保存してもほとんど劣化しません。
• 都市ガス• 都市部においてガス導管にて供給されます。
• 燃料備蓄スペースの確保の必要がありません。

10

(3)運用方法 － 負荷機器の消費電力発電機を導入する際に考えるべき重要事項が、この運用方法です。
つまり、「停電時にどの機器を動かしたいのか」です。

それらを動かすために必要な定格消費電力（kW/kVA）を計算し、結果に基づいて発電機を選定します。
①コンセントや照明、一般的な家電製品②給水ポンプ、業務用の空調や冷蔵庫･エレベーター

弊社おすすめモデル①→ガーディアンシリーズ②→プロテクターシリーズ③→インダストリアルシリーズ③大型工場機械、施設全体のカバー、平時のピークカット など……
選定に必要な計算はシーエープラントが行いますので、上記のように機器を考えていただくだけで大丈夫です。お悩みの時は、お気軽にご相談ください！
11

まとめ
発電機の導入に向けて考えるべきことの、イメージは掴めたでしょうか。
【選定に必要な3つのポイント】（１） 所在地 － 設置場所の周波数（２） 燃料－ 使用するガスの種類（３）運用方法 － 負荷機器の消費電力

以上の情報を頂ければ、シーエープラントで発電機の選定をさせていただきます。
機器選定だけのご相談でも、お気軽にご連絡ください。

次項「GENERACガス発電機のご紹介」では、停電時にカバーしたい機器を具体的に例に挙げ、モデル別に掲載しています。
運用方法を考える参考になると思いますので、ぜひご覧ください。

12

GENERACガス発電機のご紹介
GENERACの発電機は、クリーンなガスエネルギーを燃料とした非常用発電機です。
また、SGシリーズは 常用/非常用 兼用としてピークカットにも活用できます。

◆特長◆

・世界規模の生産数を活かし、高品質でありながら低価格な製品を提供
・60Hzは9～1000kW、50Hzは8kVA～750kVA
3モデルの合計は60機種以上の豊富なラインアップ

・高性能な自動電圧調整器搭載で、インバーター無しで全ての機器が使用可能

・GおよびＲＧシリーズは100時間、ＳＧシリーズは500時間の連続運転が可能

・週1回など、任意の周期で設定可能な自己診断運転(自動セルフチェック)機能付き

・シーエープラントによる充実のアフターサービス、フルメンテナンス制度をご用意※次ページより、製品紹介およびモデル別使用例をイラスト付きで掲載しています。
131415

16

G609 9kW の接続および使用例（会社事務所）
商用電源
停電

停電検知
自動起動

分電盤

切替器
非常用電源
自動供給

定格出力
9.0kW
定格電圧100/200V（単相）
定格周波数 60Hz
エンジン排気量 460cc
エンジン回転数 3600RPM
幅1232×奥行648×高さ737(mm)
重量 153kg
ＬＰガス消費量 1.02㎥/h（50%負荷時）据置型 本体移動不可

LPガスボンベ＜特徴＞
・自動起動/自動停止
・自動送電
・インバーター無しで全ての機器が利用可能・既設設備を平時と同様に使用可能
・通常の屋内コンセントが使用可能
・自動メンテナンス機能搭載

合計 5,410W
エアコン
2基 1600W(12畳）

既設照明
20基 1600W

デスクトップPC
10台 1000W

ノートPC
2台 60W

電気ポット
1000W

液晶テレビ（32型）
1台 150W

17

RG648 48kW の接続および使用例（介護施設）
商用電源
停電

停電検知
自動起動

分電盤

切替器
非常用電源
自動供給

定格出力
48.0kW
定格電圧
200V（三相）
定格周波数 60HZ
エンジン排気量 4500cc
エンジン回転数 1800RPM
幅2119×奥行888×高さ1170(mm)
重量 808kg
ＬＰガス消費量 9.38kg/h（50%負荷時）据置型 本体移動不可

LPガスボンベ＜特徴＞
・自動起動/自動停止
・自動送電
・インバーター無しで全ての機器が利用可能
・既設設備を平時と同様に使用可能
・通常の屋内コンセントが使用可能
・自動メンテナンス機能搭載

合計 22,400W
業務用エアコン
三相1500Ｗ×6基
約9000W
業務用冷蔵庫三相1200Ｗ×3基
約3600W
既設照明(40W×2本)
80Ｗ×60基
約4800W
給湯器
40W×20基
約800W
洗濯機 500W×2台
約1000W
テレビ・PC×10台
200W 約2000Ｗ

コンセント×10箇所
100ｗ 1000W

18

SG60 60kW の接続および使用例（病院）
商用電源
停電

停電検知
自動起動

分電盤

切替器
非常用電源
自動供給

定格出力
60kW
定格電圧200V（三相）
定格周波数 60HZ
エンジン排気量 4500cc
エンジン回転数 1800RPM
L3060×W1016×H1756(mm)
重量 1276kg
ＬＰガス消費量 4.3㎥/h（50%負荷時）据置型 本体移動不可

LPガスボンベ・バルク＜特徴＞
・自動起動/自動停止
・自動送電
・インバーター無しで全ての機器が利用可能
・既設設備を平時と同様に使用可能
・通常の屋内コンセントが使用可能
・自動メンテナンス機能搭載

合計 30.0ｋW

医療用吸引ポンプ
約3.0kW

2F,3F電灯コンセント
約14.0kW
4F電灯コンセント
約7.0kW
サーバー・PC等
約6kW

19

SG150 150kW の接続および使用例（透析施設）
商用電源
停電

停電検知
自動起動分電盤

切替器
非常用電源
自動供給

定格出力
150kW
定格電圧200V（三相）
定格周波数 60HZ
エンジン排気量 9000cc
エンジン回転数 1800RPM
L3633×W1280×H2330(mm)
重量 1960kg
ＬＰガス消費量 12.2㎥/h（50%負荷時）据置型 本体移動不可

LPガスボンベ・バルク＜特徴＞
・自動起動/自動停止
・自動送電
・インバーター無しで全ての機器が利用可能
・既設設備を平時と同様に使用可能
・通常の屋内コンセントが使用可能
・自動メンテナンス機能搭載

合計 105.3ｋW
合併処理浄化槽
約4.6kW

透析排水処理槽
約9.0kW

給水ポンプ
約1.5kW

透析室 空調約15.0kW

透析用水作製装置
約11.2kW
電灯コンセント
約64.0kW20

SG150 150kW の接続および使用例（学校体育館）
商用電源
停電

停電検知
自動起動

分電盤

切替器
非常用電源
自動供給

定格出力150kW
定格電圧200V（三相）
定格周波数 60HZ
エンジン排気量 9000cc
エンジン回転数 1800RPM
L3633×W1280×H2330(mm)
重量 1960kg
ＬＰガス消費量 12.2㎥/h（50%負荷時）据置型 本体移動不可

LPガスボンベ・バルク＜特徴＞
・自動起動/自動停止
・自動送電
・インバーター無しで全ての機器が利用可能
・既設設備を平時と同様に使用可能
・通常の屋内コンセントが使用可能
・自動メンテナンス機能搭載

合計 93.3ｋW

電灯コンセント
約70.0kW

揚水ポンプ
約7.5kW

加圧給水ポンプ
約7.4kWGHP 空調電源
約8.4kW

21

SG150upsize 170kW の接続および使用例（スーパー）
商用電源
停電

停電検知
自動起動

分電盤

切替器
非常用電源
自動供給

合計 102.5ｋW
業務用エアコン
三相1500Ｗ×5基
約7.5kW

定格出力170kW
定格電圧200V（三相）
定格周波数 60HZ
エンジン排気量 9000cc
エンジン回転数 1800RPM
L3633×W1280×H2330(mm)
重量 1960kg
ＬＰガス消費量 13.8㎥/h（50%負荷時）据置型 本体移動不可

LPガスボンベ・バルク＜特徴＞
・自動起動/自動停止
・自動送電
・インバーター無しで全ての機器が利用可能
・既設設備を平時と同様に使用可能
・通常の屋内コンセントが使用可能
・自動メンテナンス機能搭載

業務用冷凍冷蔵庫
約50kW

給水ポンプ
約10kW
店内電灯,ショーケース盤
約30kW
サーバー・PC等
約5kW

22常用兼用 SGモデル の接続および使用例（ピークカット）●常時使用：時期・時間をオーナーの任意で手動使用する。
接続している機器の電気代を丸ごと削減！

デマンドモニター●一時使用：モニターでデマンドを監視、ピーク時のみ自動使用する。
ピーク時のみ接続している機器の電気代を丸ごと削減！

LPガス
都市ガス

ピークカットとは？
電気料金は、｢基本料金(契約電力)･電力使用量料金･消費税相当額｣の合計で計算されます。この契約電力は｢過去1年間の中で1番電力を使った時の電力使用量｣に合わせて決められます。
つまり、1年のうち1時間だけでも大量の電力を使った時があると、翌年の契約料金はその1時間のために高くなってしまうということです。
ピークカットとは、電力会社の代わりに発電機で電力を供給し、この｢1番多く電力を使う瞬間(ピーク)｣の頂点を下げることです。

23都道府県

設置先施設

岩手県

国内設置実績 ※一部抜粋
設置容量

燃料

用途

ガス供給事業者

13kVA

都市ガス

BCP対策

群馬県

生産工場

100kVA

LPガス

BCP対策・避難所解放

長野県

店舗

9kW

LPガス

BCP対策

静岡県

物流倉庫

200kw

LPガス

ピークカット･BCP対策･避難所解放

静岡県

自治体

17.6kVA

LPガス

BCP対策・避難所解放

愛知県

スーパーマーケット

100kW

LPガス

ピークカット･BCP対策･避難所解放

大阪府

福祉施設

27kw

LPガス

BCP対策・避難所解放

京都府

福祉施設

48kw

LPガス

BCP対策・避難所解放

奈良県

福祉施設

48kw

LPガス

BCP対策・避難所解放

広島県

医療検査施設

100kw

LPガス

BCP対策・避難所解放

徳島県

寺院

22kw

LPガス

BCP対策・避難所解放

福岡県

マンション

9kW×2

LPガス

BCP対策

熊本県

生産工場

100kw

LPガス

BCP対策・避難所解放

沖縄県

ガス供給事業者

22kw

LPガス

BCP対策

沖縄県

個人宅

9kW

LPガス

BCP対策

沖縄県

リゾートホテル

200kw+150kW

LPガス

BCP対策

24ごあいさつ

この度は本資料をご覧いただき、誠にありがとうございます。
非常用発電機について、また、弊社GENRAC製品について、皆様のご参考になる内容であったなら幸いです。

弊社の特長としまして・GENERAC社 日本唯一の総合代理店
・米本国でライセンスを取得した技術者が、本国と遜色ない技術サービスを提供
・充実の保守契約制度(年間定額制)をご用意＊遠隔装置による監視 ＊年次点検 ＊消耗品交換 ＊故障修理対応＊(株)NECフィールディングと提携し全国各地の拠点から即座に駆け付け対応（離島は除く）

上記等がございます。

お話しだけでも、どこへでも伺わせていただきます。
GENRAC発電機に関することはどうぞお気軽に何でもシーエープラントにご相談ください。

株式会社シーエープラント〒615-0924
京都府京都市右京区梅津尻溝町67-1
エネルギー事業部
TEL:075-334-5223(直)FAX:075-863-3301

25