TACELECTRO-MINI
コンパクト形電気集じん器

東洋空気調和株式会社

エレクトロミニ
コンパクト形電気集じん器
当社独自の高電圧技術を搭載した低圧損で捕集率の高い高性能電気集じん器です。
薄形、軽量でありながらも高性能な電気集じんユニットを組み込んだ、コンパクトな電気集じん形エアーフィルター装置です。プレ・アフターフィルターは捕集性能に優れた折込型を使用し、長時間連続運転を可能としました。

特 長⓵ 低圧損－50～100Pa
プレフィルターと中・高性能フィルターを組合せた装置と比較して、低圧損のため風量変動を低く押さえることができます。

⓶ 高性能－捕集率90%以上（JIS B 9908 形式4）
ビル管理法の浮遊粉じん規制をクリアする高い集じん効率の装置です。
特に微細じん、タバコの煙の捕集に効果を発揮します。

⓷ 産業廃棄物“ゼロ”フィルター、電気集じん器は洗浄再生式を採用しており、産業廃棄物はありません。

⓸ 保守が容易な横引出し式
高圧給電部にスプリングコンタクト式を採用。側面扉からの出し入れにより、自動的に高圧電源の入・切が可能になり、空調機内へ入らずにフィルターの交換が可能です。

⓹ 運転時間が一目でわかるアワーメーター付
通算運転時間が表示されます。集じんユニットの洗浄時間が容易にわかり、安全性が高まります。
さらにご希望により、差圧計の取付も可能です。

❶エレクトロミニ
コンパクト形電気集じん器
集じん原理
大部分の粗じんがプレフィルターで捕集されたのち、プレフィルターを通過した微細じんは放電部において(＋)に帯電され、誘電集じん極板群の(－)電極板に付着捕集されます。
集じん極板群に捕集された粉じんは凝集され、気流によって極板より剥離し、下流側のアフターフィルターに再捕集されます。

異常放電対策集じん極板部では、大きな粉じんが混入したとき、集じん極板に付着した粉じんが気流により剥離、極板間でブリッジし火花放電が発生します。
これを防止するため、次の機能を本機に持たせています。
◎ 極板部にかかる高電圧を微調整し、異常放電を防止。高圧短絡時には電源を遮断します。
◎ 火花放電すると自動的に高電圧を垂下させます。

長時間連続運転プレフィルター、アフターフィルターに高性能折込型のフィルターを使用しているため、集じんユニットの長時間連続運転が可能です。

プレフィルター

集じんユニット

アフターフィルター

－集じん原理図－■ プレフィルター（折込型）
フィルターに折込型を使用することにより、高い捕集性能と長時間運転を可能としました。
不織布の両面をアルミラス網でガードすることで通風時や洗浄時、ろ材の損傷や“めくれ”を防ぎます。

■ 集じんユニット（スプリングコンタクト式）
微細じんの捕集性能が高い二段強制荷電方式を採用。
本体はアルミ製で軽量、洗浄作業性を考慮した設計がなされています。

■ アフターフィルター（折込型）
プレフィルターと同じ折込型のアフターフィルターを設けて再飛散を防止します。

❷－エレクトロミニ・シリーズー

エレクトロミニ
コンパクト形電気集じん器＊ご設計上の留意点◎本カタログ以外に空調機メーカーのサイズに合わせたシリーズ化を検討することが可能です。
当社営業員にご相談ください。
◎本機は300㎥/min以下の空調機に適した小型電気集じん器です。これ以上の風量が必要とされる場合は当社のエレクトロール、エレクトロユニットのご検討をおすすめします。

❸エレクトロミニ
コンパクト形電気集じん器ー コンパクト型空調機内蔵型 ー① 点検扉（取外し式）② プレフィルター
③ 集じんユニット④ アフターフィルター⑤ 制御盤⑥ リード線（3m付）⑦ ローレットネジ
左側 安全スイッチ付⑧ φ150覗窓（客先施工）＊小型空調機用は別途、各空調機メーカー専用型式をシリーズ化いたします。
本体は混気箱に内蔵し、制御盤は本体上部に設置します。

■ 仕様表
処理風量（㎥/min）

4060

80

100

130

150

200250型式

EM-21C

EM-31C

EM-31F

EM-32B

EM-32BC

EM-32C

EM-32F

EM-32E

集じん効率

90 %以上（JIS B 9908 形式4）

圧力損失5０ ～ 100 Pa

入力電源

AC200V , 単相 , 50/60Hz （AC400Vも制作可能）

消費電力（W）

2530

4040

高圧発生器

4550

65

100

B×3
C×3

C×6

F×6

E×63.3 mA

使用集じんユニット
型式・数量

C×2C×3

F×3

B×6

プレフィルター
不織布再生形 50t アルミ枠折込型 69% （JIS 形式3）
アフターフィルター
質量（kg）

外形寸法（mm）

4045506570758595W

390

390

485

640

700

770960

960

H930

1380

1380

1380

1380

1380

1380

1680

D280

＊代表的な型式です。上記以外の寸法についてはお問い合わせください。

❹エレクトロミニ
コンパクト形電気集じん器

ー 天井埋込・天吊型空調機直結型 ー① 点検扉② プレフィルター
③ 集じんユニット④ アフターフィルター⑤ 制御盤⑥ 中継ボックス⑦ 吊り金具（4ヶ所）＊天井埋込型で使用される時は、天井に400×400ｍｍ（有効）以上の点検口を設けてください。

■ 仕様表
処理風量（㎥/min）

4060

80100

型式

EMH-12C

EMH-13C

EMH-14C

EMH-15C

集じん効率

90 %以上（JIS B 9908 形式4）

圧力損失5０ ～ 100 Pa

入力電源

AC200V , 単相 , 50/60Hz （AC400Vも制作可能）

消費電力（W）

2530

高圧発生器

3540

C×4C×53.3 mA

使用集じんユニット
型式・数量

C×2

C×3

プレフィルター
不織布再生形 50t アルミ枠折込型 69% （JIS 形式3）
アフターフィルター
質量（kg）
W
外形寸法（mm）

4045

5055770

1150

1530

1910

H480

D

280

＊代表的な型式です。上記以外の寸法についてはお問い合わせください。

❺エレクトロミニ
コンパクト形電気集じん器

ー パッケージ背面接続型 ー① 点検扉② プレフィルター
③ 集じんユニット④ アフターフィルター⑤ 制御盤＊大型機については当社のエレクトロユニット、エレクトロールをお使いください。
＊混気箱、架台、接続フランジ等を組合わせた一体型の供給が可能です。
この場合、パッケージのメーカー、型番、架台高さをご連絡ください。

■ 仕様表
処理風量（㎥/min）

25457090140180

225270型式EMH-11F

EMH-12C

EMH-13C

EMH-14C

EMH-23C

EMH-24C

EMH-25C

EMH-34C

集じん効率

90 %以上（JIS B 9908 形式4）

圧力損失5０ ～ 100 Pa

入力電源

AC200V , 単相 , 50/60Hz （AC400Vも制作可能）

消費電力（W）

30253035

高圧発生器

4560

70

80

C×6

C×8

C×10C×123.3 mA

使用集じんユニット
型式・数量

F×1

C×2

C×3

C×4

プレフィルター
不織布再生形 50t アルミ枠折込型 69% （JIS 形式3）
アフターフィルター
質量（kg）

外形寸法（mm）

3540455085

95105

140

W

510

770

1150

1530

1150

1530

1910

1530

H480480480480930

930

930

1380

D
＊代表的な型式です。上記以外の寸法についてはお問い合わせください。

280❻使用上の注意次の状況では使用しないでください。
（１） 可燃性ガスおよび引火点の低いオイルミストを含む空気の集じん。
（２） 火気厳禁の場所での使用。
（３） 水滴、水蒸気を含む空気の集じん。
（４） ５０℃以上の高温空気の集じん。
（５） 高濃度粉じん（３mｇ/㎥以上）の集じん。
（６） その他設備上の注意事項は承認図面及び取扱説明書をご参照ください。

メンテナンス契約について定期的なメンテナンスの実施は、お客様に長く安心してご使用いただくための重要なお手伝いと考えております。 ぜひ、当社にご用命ください。

＊本カタログは改良のため予告なく変更することがあります。

東洋空気調和株式会社
本社

大阪支店

https://www.toyokucho.co.jp〒169-0075 東京都新宿区高田馬場3-23-7 JESCO高田馬場ビル
TEL. 03-5332-9171 FAX.03-5332-9150
e-mail : eigyou-1@toyokucho.co.jp〒550-0013 大阪市西区新町1-34-21 エーダイビル
TEL. 06-6533-3933 FAX.06-6533-3979
e-mail : oosaka@toyokucho.co.jp

Ver.2021.4-0