WT06596X03.qx 18.12.14 11:16 AM ページ1

除湿機 DH-P08RB[業務用]取扱説明書もくじページ
安全のために必ず守ること …………………………2
1．各部の名称とはたらき……………………………5
2．ご使用方法…………………………………………6
3．運転と性能について………………………………7
4．お手入れのしかた…………………………………8
5．ようすがおかしいとき……………………………96．保証とアフターサービス ………………………10
7．仕様 ………………………………………………11

ご使用の前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みください。
お読みになったあとは大切に保存してください。
万一ご使用中にわからないことや不都合が生じたときお役に立ちます。

WT06596X03

WT06596X03.qx 18.12.14 11:16 AM ページ22

WT06596X03.qx 18.12.14 11:16 AM ページ33

WT06596X03.qx 18.12.14 11:16 AM ページ44

WT06596X03.qx 18.12.14 11:16 AM ページ5

1.各部の名称とはたらき
吹出グリル
風向方向を四方に変えることができますので吹出し方向を自由に調節できます。

エアフィルタ
微細なチリ・ホコリなどを取除きます。

アース取付ネジ
電源コード
除湿水排水口（左右変更可能）

操作部
運転スイッチ
切運転 入

湿度調節
50%

運転

40%

60%

除霜

標準 送風 強風

ON70%

点検80%

風量切換スイッチ

湿度調節スイッチ
設定した湿度以上になると自動的に除湿運転を行ない、設定した湿度以下になると自動的に除湿運転を停止します。

別売部品のフレキシブルダクト、空気清浄フィルタ、吸込空気温度が35℃以上でのご使用時には強風に切換えてご使用ください。

点検表示灯（赤色）
赤が点灯します。
このランプがついた場合、除湿機の保護装置が働いて、圧縮機が停止したことを示し、点検が必要です。

除霜表示灯（橙色）
橙色が点灯します。
このランプがついた場合、除霜運転していることを示します。

運転表示灯（緑色）
運転スイッチを入にすると緑が点灯します。

5

WT06596X03.qx 18.12.14 11:16 AM ページ6

2.ご使用方法
ふだんのお取扱い

運転停

１ 運転スイッチが「切」になっていることを確
かめてから、電源プラグをコンセントに差込

止

１ 運転スイッチを「切」にします。

みます。
注. ●湿度調節スイッチは、設定したままで変更する必要はありません。

2 運転スイッチを「入」にします。
切運転入

3 風量切換スイッチを押してご希望の風量「標準」または「強風」にします。
注：吸込空気温度が35℃以上で常時使用する場合は「強風」としてください。
保護器作動の可能性があります。
●風量切換スイッチを「強風」にしますと「標準」時よりも少し運転音が高くなります。

4 湿度調節スイッチをまわしてご希望の位置にします。
●湿度調節スイッチの目盛は、除湿機本体への取付具合、湿度調節器本体の誤差などを含めると精密な湿度制御は難しいので、湿度設定値は一応の目安としてください。目盛は10％前後ずれることがあります。

6

WT06596X03.qx 18.12.14 11:16 AM ページ7

3.運転と性能についてご使用いただける温度について●室温が１〜45℃の範囲でご使用ください。
これ以外の温度で運転を続けますと、保護装置が作動して運転を停止したり、正常な運転ができなくなります。

除湿運転について使用範囲を守ってください。

●温度が低くなるにつれて、除湿量は図のように少なくなります。また、温度・湿度によっては、熱交換器の一部が結露しないことがあります。（異常ではありません。）●使用範囲を超えると、故障のおそれあり。
50

吸込空気乾球温度（℃DB）

45〔湿度80％の場合〕
3.060Hz2.5403530252015105

除2.0
湿量（ /h） 1.550Hz0201.051015202530354050607080
吸込空気相対湿度（％）

90100※吸込空気温度が約20℃以下になると、熱交換器に着霜する場合があります。これは着霜←→除霜を繰り返すことにより除湿するためであり、異常ではありません。
※吸込空気温度が35℃以上で常時使用する場合は強風で使用してください。
保護器が作動する可能性があります。

0.503040

室温（℃）

運転中は室内を加温します。
●除湿機には、冷房機能はありません。除湿機の吹出空気温度は、吸込空気温度より10〜20℃高い温度になります。

除霜運転について●吸込空気温度が、約20℃以下になりますと熱交換器に着霜し、自動除霜を繰り返しながら除湿運転を行います。
また、除霜運転中には風がでなくなりますが、これは霜取りを行っているためで、故障ではありません。（除霜表示灯が点灯します。）
霜取りの頻度は、そのときの温度と湿度によっても異なりますが、室温が10℃以下のとき、１時間に１回、約10分程度です。
除霜を終了しますと自動的に除湿運転を行います。

7

WT06596X03.qx 18.12.14 11:16 AM ページ8

4.お手入れのしかた
除湿機を末永くより良い状態でお使い戴くために定期的にお手入れしてください。
お手入れするときは、必ず運転スイッチを「切」にし、電源プラグををコンセントから抜いてください。

エアフィルタの点検

定期点検について安心してご使用戴くために、半年〜１年に一度定期的に下記のような点検を行ってください。

●２週間に１回（ほこりの多いところでは回数を多く）清掃してください。
（フィルタがつまると風量が減少し、能力が低下し、そのまま放置すると故障の原因となります。また、フィルタから風を吸い込むことができず、ドレン排水口から風を吸い込んでしまうため、ドレンパンから水があふれ水もれする可能性があります。）●エアフィルタのホコリは、電気掃除機をお使いになるか、軽くたたいて落としてください。汚れのひどいときは、40℃以下のぬるま湯か水の中に浸し、上下に動かしながら洗ってください。
●洗剤の溶液をご使用になれば、なお理想的です。
汚れが取れましたら、水でよくすすぎ、十分に乾かしてから元どおりにはめ込んでおいてください。

●電源プラグに異常な発熱などはありませんか？

●電源コードに亀裂やすり傷がありませんか？

●エアフィルタが破れていませんか？
●除湿水はスムーズに流れていますか？
排水不良の場合は、排水管などがつまっていないか調べてください。
なお排水管がつまっている場合は清掃してください。
●電源プラグにほこりや水分がたまっていませんか？

ぬるま湯
または洗剤の溶液

本体の清掃のしかた

長期間ご使用にならないときは●中性洗剤をやわらかな布にふくませて拭き、最後に乾いた布で洗剤が残らないように拭きとります。

１ 運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜きます。
2 エアフィルタの清掃をします。

●ベンジン・シンナーの使用はさけてください。
ベンジン・シンナーを使用すると塗膜をいため、錆が発生することがあります。

注.除湿機に水がかかると絶縁が悪くなったり、さびたりします。電気部品（スイッチなど）の周囲をふくときは、布をかたくしぼってください。

8

WT06596X03.qx 18.12.14 11:16 AM ページ9

5.ようすがおかしいとき
サービスをお申しつけの前に、次の点をお調べください。

症 状

表示灯のようす原
停

送風機・圧縮機のどちらも運転しな

因処

置

電源が回復するのを待つ。

電電源プラグがはずれている。

い。

電源プラグをコンセントにしっかり入れる。

ご使用になっている部屋のノーもう一度入れなおしてみてくだ
ヒューズブレーカが作動していさい。
る。
送風機が運転して緑
湿度調節スイッチの設定が高す 湿度調節スイッチのつまみをまわして調節する。
ぎる。

も圧縮機が運転しない。

エアフィルタにほこりがつまっ洗浄する。ている。

緑

障害物で通風が妨げられている。 障害物を取除く。

運転するが湿度が下がらない。
ドア、窓の開閉が多い。

ドア、窓の開閉を少なくする。

石油ストーブその他水蒸気が出水蒸気が出るものを取除く。
るものがある。

圧縮機が運転してもすぐ止まる。

保護装置が作動している。

赤

圧縮機が運転しても送風機が運転しない。

緑
橙

運転スイッチを「切」にして再度「入」にします。
２〜３度繰り返すときはお買い上げ店へご連絡ください。

除霜運転を行っているためで故障ではありません。そのまましばらくお待ちください。
(詳しくは、7ページ)

原因を取除いても、正常に戻らない場合は、ただちに運転を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げ店へご連絡ください。

9

WT06596X03.qx 18.12.14 11:16 AM ページ10

6.保証とアフターサービス
保証条件
１

無償保証期間および範囲

据付けた当日を含め１ヶ年としますが無償にて支給するのは、故障した部品または当社が交換を認めたユニットに限ります。
ただし下記に記載する使用方法による故障については、保証期間中であっても有償となります。

２

保証できない範囲(a) 下表に指定した範囲外で使用したことによる事故の場合
項

目

使

周囲温度・湿度
電源／電圧 単相100V 50/60Hz

用

範

囲

(ｄ)天災、火災による事故。
(ｅ)据付工事に不具合がある場合。
●据付工事中取扱不良のため損傷、破損した場合。
●当社関係者が工事上の不備を指摘したにもかかわらず改善されなかった場合。
●軟弱な基礎、軟弱な台枠が原因で起こした事故の場合。
(ｆ)その他
ユニット据付け、運転、調節、保守上常識となっている内容を逸脱した工事および使用方法での事故は、一切保証出来ません。またユニット事故に起因した冷却物、営業補償等の２次補償はいたしませんので当社代理店等と相談の上損害保険で対処してください。

1〜45℃
運転中の電圧90〜110V
始動時の最低電圧 85V以上※使用電源電圧は上記以外のものを使用しないでください。
最低電圧以下で使用しないでください。
（異常停止する可能性があります）(b) 当社の出荷品を据付けに当って改造した場合。
(c) 運転、調整、保守が不備なことによる事故の場合●塩害。
●据付環境による事故(風量不足、腐食性のある化学薬品等の特殊環境条件。)●ショートサイクル運転による事故(運転一停止おのおの３分以下をショートサイクルと称す)。
●メンテナンス不備。

アフターサービス●保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。
ご連絡にあたっては次の点をハッキリお示しください。
１. 除湿機の形名[例えばDH-P08RB]
２. 製造番号[ユニットの左側面に記入してあります]
３. 故障の具合●本製品を所有されているお客様に、製品の性能を維持して頂くために、また、冷媒フロン類を適切に管理して頂くた
めに、定期的な冷媒漏えい点検（保守契約などによる、遠隔からの冷媒漏えいの確認などの、総合的なサービスも含む）（いずれも有償）をお願いいたします。
定期的な漏えい点検では、漏えい点検資格者によって「漏えい点検記録簿」へ、機器を設置した時から廃棄する時までの全ての点検記録が記載されますので、お客様による記載内容の確認とその管理（管理委託を含む）をお願いいたします。
なお、詳細は下記のサイトをご覧ください。*JRA:社団法人 日本冷凍空調工業会
・JRA GL-14について、http://jraia.or.jp/info/gl-14/index.html
・フロン漏えい点検制度について、http://www.jarac.or.jp/business/cfc̲leak/10

WT06596X03.qx 18.12.14 11:16 AM ページ117.仕様

産業用除湿機仕様書
形項

使用温度範囲

電気特性

湿/h

2.0/2.2
0.65/0.80

流A

7.0/8.1

率%

93/99

消費

電力

運

転

電力
始動

電A

流電形

冷冷凍機

ッエ ア フ ィ ル タ保方護kW0.04

機外静圧

Pa0〜60標

準風量m3/min

冷除装

0.65

電動機称呼出力

封ニ50/60Hz

シロッコファン×１個

式

油媒
霜kW

電動機称呼出力

送 風 機

100V

全密閉ロータリー式式形

ト38/33
単相源
圧 縮 機

ユ１〜45

kW

除湿能力※1

内DH-P08RB℃[DB]室内ユニット

除室

名

目入媒

量
制

12/12〈強〉

8.5/7〈標準〉

L

RB68A、0.35L

kg

R407C×0.575
温度式膨張弁

御ホットガス式

式

フィレドン〈水洗浄式〉
熱動過電流継電器、熱動温度開閉器（送風機インナーサーモ）

置

圧力開閉器〈高圧〉

運 転 調 節 装 置

湿度調節器〈内蔵〉

付

電源コード

属品

2.8m

マンセル 5Y 8/1

塗装品＜マンセル記号＞
形式寸法＜高さ×幅×奥行＞㎜

825×550×295

製品質量kg47

注１．除湿能力※１は、室内吸込空気乾球温度25℃［DB］、相対湿度80%で除湿運転した場合の値を示します
２．仕様は改良のため、予告無く変更する場合があります。

〈冷媒回路図〉

除湿運転
霜取り運転

室内ﾕﾆｯﾄ
ﾁｪｯｸｼﾞｮｲﾝﾄ
<低圧>

63H
HP
51C
圧縮機

ｻｸｼｮﾝｱｷｭﾑﾚｰﾀ
(圧縮機付属)

冷却器

再熱器

21R
S
21R
閉
除湿運転
霜取り運転 開膨脹弁
(内部均圧式)
ｽﾄﾚ-ﾅS

図中記号 機器名称
作動値
51C 熱動過電流継電器＜圧縮機＞ 35.5A(25℃)
63H 圧力開閉器＜高圧＞
2.94MPa OFF 2.35MPa ON
21R 電磁弁＜霜取り＞
通電時 開11

WT06596X03.qx 18.12.14 11:16 AM ページ12

電気配線図
DH-P08RB形
F1
51C

SW-1
X1

電源
1〜
100V
50/60Hz

X3

X1

2

X2

63H

SW-2

HMD

湿調基板

21R

X1C2PL-D
ORF2X113X01

電源回路

CNTR

ZNR

強標準
13X01

CN23HS
CNHMD

26D
TR

F312352C

M
1〜123452PL-U
GRMF

DSA

PL-R
RD

RSW

123456RSW基板

6543215432
1CNRSW152C

X2

M
1〜X3MCCNRSW2湿調基板

C13F1

注１．接点の矢印は、圧力・温度が上昇した時の接点動作方向を示します｡
品 名
温度開閉器
〈除霜制御〉
湿度調節器

記号

26D
23HS

設 定 値
5℃〈ON〉
10℃〈OFF〉
DIFF7％RH

注1.接点部の矢印は、圧力または温度または湿度が上昇した場合の接点の動作方向を示します。
2.DH-P08RB形の電源コードは標準装備です。
コンセントは、125V 15A平行形を2.0mm2ビニール絶縁3.5mプラグ付ですので、ご使用してください。
3.接地工事はD種接地工事を施工してください。詳細は内線規定により施工してください。
4.DH-P08RB形を水気のある場所に設置する場合は漏電遮断器（容量15A）を設けてください。
5.DH-P08RB形を電源にて発停させる場合、停止より次回運転まで30分程度時間が必要です。
時間が不十分な場合、始動できない場合があります。

記 号
機 器 名 称
C1ｺﾝﾃﾞﾝｻ<圧縮機>
C2ｺﾝﾃﾞﾝｻ<送風機>
DSA ｱﾚｽﾀ
F1
ﾋｭｰｽﾞ<30A>
F2
ﾋｭｰｽﾞ<1A>
F3ﾋｭｰｽﾞ<2A>
HMD 湿度ｾﾝｻ
MC
圧縮機用電動機
MF
送風機用電動機
PL-U 表示灯<運転>：緑色

12

記 号
機 器 名 称
PL-D 表示灯<除霜>：橙色
PL-R 表示灯<点検>：赤色
RSW ﾛｰﾀﾘｰｽｲｯﾁ<湿度設定>
SW-1 ｽｲｯﾁ<運転>SW-2 ｽｲｯﾁ<風量切替>
TRﾄﾗﾝｽ補助継電器X1補助継電器
X2補助継電器
X3
X01 補助継電器<湿調基板内>

記 号
機 器 名 称ZNR ﾊﾞﾘｽﾀ
ﾀｲﾏｰ
221R 電磁弁
26D 温度開閉器<除霜>51C 熱動過電流継電器<圧縮機>
52C 電磁開閉器<圧縮機>
63H 圧力開閉器<高圧>WT06596X03.qx 18.12.14 11:16 AM ページ13

MEMO

WT06596X03.qx 18.12.14 11:16 AM ページ14

MEMO

WT06596X03.qx 18.12.14 11:16 AM ページ15

WT06596X03.qx 18.12.14 11:16 AM ページ16

除湿機補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切り後９年です。

●長年ご使用の除湿機の点検を！

ご使用中止●電源コード、プラグが異常に熱い。●除湿機から水が漏れる。
ご使用の際、このようなことは ●コゲくさい臭いがする。●漏電ブレーカが頻繁に落ちる。
ありませんか？ ●運転音が異常に大きい。●その他の異常がある。

故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグをはずして、必ず販売店に点検・修理（有料）をご相談ください。

後日のために記入しておくと便利です。
お買い上げ店名

電話

お買い上げ(据付)日

年月日

https://ps-group.co.jp
東 京
名古屋
大 阪
福 岡
熊 本

東京都渋谷区富ヶ谷1-1-3
名古屋市昭和区広路通5-9-3
大阪府吹田市垂水町3-16-3
福岡市博多区中洲中島町3-10
熊本県熊本市中唐人町1番地

TEL:03-3485-8811 FAX:03-3485-8833
TEL:052-838-5525 FAX:052-838-5526
TEL:06-6338-7151 FAX:06-6338-7187
TEL:092-281-9200 FAX:092-281-9233
TEL:096-356-2201 FAX:096-356-2269

札盛仙
東長
新ピーエス(株)ピーエス(株)ピーエス(株)ピーエス暖房機(株)長野ピーエス(株)ピーエス暖房機(株)TEL:011-372-7601 FAX:011-372-8886
TEL:019-653-3780 FAX:019-653-3784
TEL:022-211-5431 FAX:022-211-5434
TEL:03-3469-7121 FAX:03-3485-8834
TEL:026-228-4334 FAX:026-227-4328
TEL:025-230-6393 FAX:025-230-6394

幌岡台
京野潟

WT06596X03