消火設備・パイプ加工
222

13Ⅰ 配管部材加工

224

Ⅱ スプリンクラー用巻出しバンド 226
Ⅲ 防護板

229

Ⅳ スプリンクラー巻出し配管 230
Ⅴ ステンレス鋼管 プレハブ加工管／
232
単品加工品

消火設備・パイプ加工
消火設 備 ・ パ イ プ 加 工

13
消火設備について消火設備の内容は、消火設備・警報設備及び避難設備に分かれます。
1 ．消火設備
・屋 内 消 火 栓 設 備 ………人が操作することによって火災を消火する設備。
・スプリンクラー設備 ………防火対象物の天井又は屋根下部分に配置されたスプリンクラーヘッドにより、火災感知から放水までを自動的に行う消火設備。
・屋 外 消 火 栓 設 備 ………建物の周囲に設置され、建物の1階及び2階で発生した火災の消火及び外部より放水することにより延焼を防止するために設置する設備。
・水 噴 霧 消 火 設 備 ………スプリンクラー設備と同様に水を散水して火災を消火する設備。
・泡 消 火 設 備 ………駐車場やヘリポートなどの水による消火方法では効果が少ないか又はかえって火災を拡大するおそれのある場所に設置される設備。
・不活性ガス消火設備 ………電気室や美術館、精密機械、電気通信機室等に設置されるもので、消火剤による汚損が少なく、復旧を早急にすることが必要な施設に設置する設備。（他にほぼ同様なものとしてハロゲン化物消火設備、粉末消火設備があります）
・連 結 散 水 設 備 ………消火設備とは異なり「消火活動上必要な施設」の一つで、火災が発生した場合、煙や熱が充満することによって消防活動が難しくなることが予想される地下街や地下階に設置される設備。（他にほぼ同様なものとして連結送水管があります）

2 ．警報設備
・自動火災報知設備 ………火災感知器と受信機より構成されて火災を自動的に覚知し報知する設備。
・ガス漏れ火災警報設備 ………ガス漏れを検知し、防火対象物の関係者または利用者に警報する設備。
・住宅用火災警報設備 ………火災を感知する感知器や火災の発生場所等を認識して知らせる受信機、火災の発生を音や光を出して利用者に警報する設備。

3 ．避難設備・ 火災により廊下や階段等の避難経路が断たれてしまった場合、これらの施設に代って地上などに避難するために使用する誘導灯、誘導標識などの設備。

当カタログでは、1 ．消火設備から「配管部材加工」「スプリンクラー（SP）用巻出バンド」「防護板」「スプリンクラー（SP）巻出し配管」をご紹介します。

配管部材加工スプリンクラー（SP）用巻出バンド

防護板（旧製品名：集熱板）

スプリンクラー（SP）
巻出し配管

223

消火設備・パイプ加工
配管部材加工（鋼管加工）はアカギのUPS（ユニット・パイピング・システム）●高層オフィスビル、テナントビル、マンション等において配管設備は大変重要な役割です。
●地球温暖化や廃棄物問題を考慮した設計コンセプトにそって、長期性能維持とメンテナンス、経済性でも、ご満足いただける受注システムがアカギのUPSです。
●独自に開発したコンピュータソフトによる品質管理、設計数値に基づいた加工図面作成ができます。
●施工方法と資材等に、計画・設計段階から抑制策を提案することによって可能になる「クリーンな職場環境」「CO2 削減」「現場作業効率」を可能にしたシステムがUPS（ユニット・パイピングシステム）です。

配 管 部 材 加 工
配管施工図からコンピュータによ［具体的メニュー］

り、正確な部材加工図を作成し、番●シャフト立管ユニット化

号順に管を切断、継手類の接続等●各階横引配管プレハブ化の加工を一貫して行います。

●機械室内配管プレハブ化●機械廻り配管プレハブ化●支持・耐震金物類プレハブ化

Ⅰ ねじ加工※VA・VB管ねじ切り加工、転造ねじ加工は別途ご相談■ ねじ切り加工■ ねじ接合加工

加工風景○ねじ加工機により、JIS規格通り加工されます。

▲

▲

加工風景

▲

Ⅱ 溶接加工Ⅲ グルービング加工（ハウジング加工）

加工風景○可能な限り組み立てをし、溶接ヒュームから身を守ります。

加工風景○グルービング加工が、所定通りの寸法に加工できます。

配管部材

▲

▲

▲

配管部材

224

○現場での組み立てを少なくし、作業効率を向上させます。

完成部材

▲

配管部材

▲

消火設 備 ・ パ イ プ 加 工

13

消火設備・パイプ加工
アカギUPSの流れ
お客様ア
1. 打ご

検合カギ

当社営業マンがお伺いし、配管図等をもとに設計意図やご要望などをお聞きする第1回目の打ち合わせです。

■ 2 . お見積せ討■ 1 . 打合せ

2. お見積配管図面、ご要望書に添って、当社各セクションの技術者と営業マンによる検討会議を行います。長年にわたり蓄積されたノウハウと独自開発したコンピュータソフトにて積算致します。お客様にご満足していただける見積書の提出と、あわせて作業効率や経済性などを考慮したご提案もさせていただきます。

■ 3 . 受注

ご発注

3. 受注

4. 打合せこの間︑現場内での配管関係の作業はありませんので︑スペース︑安全性が確保できます︒

5. 情報分析
6. 材質、材料選択
7. 加工図面作成

8. 製作、加工

10. 特殊キャスター積込み取

11. 搬品付■ 4 . 打合せ

配管図面、細部要望書などをもとに数回にわたり当社内部打合せを開き綿密な検討を行います。

●コンピュータ室／ここは文字通り当社の頭脳的セクションです。
■ 5 . 情報分析

見積書作成時のデータに細部データ、要望データ、諸条件を加え、より正確な分析データが作成されます。

■ 6 . 材質、材料選択

分析データをもとに、材質、材料の選定から、加工作業の条件、納入時の条件、現場施工での作業効率など全てにおいて最適な指示書、及び工程表が作成されます。

■ 7 . 加工図面作成

側面図、断面図、平面図、ねじ切り指示、継ぎ手図、などの各部詳
細図面を作成、必要に応じて3次元図面をも作成することで、より正確な加工が可能となります。

9. 検品、確認

納見積書、提案書をもとにご検討の上、材質や加工方法、取付け上の問題点など細部にわたるご要望を加えご用命ください。見積金額の変更がある場合は見積書を再提出いたします。

12. 確

け
完

成入
認

■ 8 . 製作、加工

今まで現場の一部分を占有して作業が行われてきましたが、UPSでは当社工場内で熟練された技術者により、コンピュータ出力された加工図面、指示書にそって製作加工作業が行われます。現場以外で90％以上の作業ができることもUPSの特長の一つです。

■ 9 . 検品、確認

完成製品の検品は材質、サイズ、取付け具合など特に念入りに行われます。

■ 10. 特殊キャスター積込み

製品は取付け施工作業にあわせブロックごとに特殊キャスターに積み込みます。

■ 11. 搬入

キャスターに積込んだまま、指定された場所と時間を厳守し搬入致します。キャスター付きですから、移動も安易で作業の安全性と能率向上が計れます。

■ 12. 確認

取付け作業終了後、再度確認作業を行い万一作業過程での不備な点や変更必要部分に対応いたします。このように規模の大小にかかわらず受注から納品、完成までを一貫した管理と最新の技術で製作する大変メリットのあるシステムがアカギのUPSです。

●UPSの代理店を募集しております。本社営業本部までご連絡ください。
UPSとはユニットパイピングシステムの略称です。

225

消火設 備 ・ パ イ プ 加 工

13

消火設 備 ・ パ イ プ 加 工

13

消火設備・パイプ加工
A10747 巻出しバンドPG型

A10749 巻出しバンドPH型

A10749巻出バンド・PH型の経済性タイプの巻出バンド。
●高さ調整の必要のない施工には、PG型が便利です。
●蝶ボルトで締付けるため、工具が不要です。
●設置部材はA10766角バーをご使用ください。
●電気亜鉛めっき仕上げ。

2段階の高さ調整機能付巻出バンド。
●蝶ボルトで締付けるため、工具が不要です。
●設置部材はA10766角バーをご使用ください。
●一般天井の場合は通常高さ施工です。
●電気亜鉛めっき仕上げ。
●取付け例

センター金具P型

センター金具P型

サイド金具G型●取付け例

サイド金具H型

（一段）

●取付け例
（二段）

品番コード A₁₀₇₄₇ 巻出しバンドPG型

品番コード A₁₀₇₄₉ 巻出しバンドPH型

サイズコードサイズ

サイズコードサイズ

₀₀₁₃₀₀₂₈₀₀₃₂

15〜20A
25A
32A

₀₀₁₈₀₀₂₂₀₀₃₇

15〜20A
25A
32A

A10751 巻出しバンドPG22型

A10744 巻出しバンドPCA型

可動式の巻出パイプ（フレキタイプなど）の振れ止め巻出バンド。
●センター金具は専用設計。横振れ対応のツバがついています。
●蝶ボルトで締付けるため、工具が不要です。
●センター金具は、パイプ径に合わせて製作いたします。ご相談ください。
●設置部材はA10766角バーをご使用ください。
●取付け例●電気亜鉛めっき仕上げ。

センター金具P 型とサイド金具CA型の巻出バンド。
●サイド金具は、ワンタッチで取付けられます。
●センター金具は蝶ボルトで締付けるため、工具が不要です。
●設置部材はA10766角バーをご使用ください。
●電気亜鉛めっき仕上げ。

センター金具P22

センター金具P型●取付け例

サイド金具CA型

サイド金具G型

品番コード A₁₀₇₄₄ 巻出しバンドPCA型
品番コード A₁₀₇₅₁ 巻出しバンドPG₂₂型
サイズコードサイズ

₀₀₁₆

22

サイズコードサイズ

₀₀₁₁
₀₀₂₆₀₀₄₅

15〜20A
25A
32A

A10745 巻出しバンドB型

A10746 巻出しバンドC型

Uボルトタイプの振れ止め巻出バンド。
●蝶ナットで締付けるため、工具が不要です。
●設置部材はA10767ファイリングをご使用ください。
●電気亜鉛めっき仕上げ。

センター金具C型とサイド金具CA型の巻出バンド。
●サイド金具は、ワンタッチで取付けられます。
●センター金具は蝶ボルトで締付けるため、工具が不要です。
●設置部材はA10767ファイリングをご使用ください。
●電気亜鉛めっき仕上げ。
●取付け例

センター丸U字●取付け例
サイド角U字

サイズ

₀₀₁₉

25A

226

入

サイド金具CA型

品番コード A₁₀₇₄₆ 巻出しバンドC型

品番コード A₁₀₇₄₅ 巻出しバンドB型
サイズコードセンター金具C型数（個）100

サイズコードサイズ₀₀₁₆

25A

入数（個）
100

消火設備・パイプ加工
A10754 巻出しバンドEP金具

木造軀体用の巻出バンド。
●釘打ち出来る場所ならどこでも使用可能。 ●取付け例●設置部材はA10766角バー用です。
●電気亜鉛めっき仕上げ。

アカギ式吊バンド・シリーズを、センター金具として使用できる接続用金具。
●設置部材はA10766角バーとA10767ファイリング、ともに使用できます。
●電気亜鉛めっき仕上げ。
●取付け例

A₁₀₇₅₇
センター金具P型

A₁₂₂₅₈サイド金具 K型

巻出バンド単品一覧
A10757 センター金具P型
振れ止めセンター金具のスタンダードタイプ。
●設置部材はA10766角バーをご使用ください。 ●管径に応じてご使用ください。 ●電気亜鉛めっき仕上げ。

品番コード A₁₀₇₅₇ センター金具P型
サイズ
コード₀₀₁₀₀₀₂₄₀₀₃₉※センター金具 15〜20A
センター金具 25A
センター金具 32A

径称（A）
₁₅〜₂₀
₂₅₃₂単位（㎜）

AB

CDEF

2835
4458.0
65.0
75.0

34
3752

121220

8.0
7.5
10.0

181818

入数（個）1.6 250
1.6 250
1.6 200ｔ

A10756 巻出しバンドS金具

A10755 サイド金具G型

システム天井用金具。
●電気亜鉛めっき仕上げ。

蝶ボルトねじ込み式のサイド金具。
●A10766角バー用。 ●電気亜鉛めっき仕上げ。

●取付け例

●取付け例

A10758 サイド金具H型（組）A10752 サイド金具CA型

2段階高さ調整式サイド金具。
●A10766角バー用。 ●電気亜鉛めっき仕上げ。

ワンタッチ式サイド金具。
●A10766角バー、 A10767ファイリング兼用。
●電気亜鉛めっき仕上げ。

●取付け例

●取付け例

一段二段角バー

ファイリング

A20408 サイド金具GL型

A20407 サイド金具CA16型

蝶ボルトねじ込み式のサイド金具。
●A10766角バー用。 ●電気亜鉛めっき仕上げ。

ワンタッチ式サイド金具。
●A10766角バー専用。 ●電気亜鉛めっき仕上げ。

●取付け例

●取付け例

227

消火設 備 ・ パ イ プ 加 工

A10750 巻出しバンドPK型（タル木用）

13

消火設備・パイプ加工

消火設 備 ・ パ イ プ 加 工

13A27671 サイド金具LGS上部固定型●取付け例

A27671-0019通常施工タイプ●取付け例

A27671-0023
角バーを16㎜かさあげタイプ

●施工例1

●施工例2

軽量鉄骨天井下地材（LGS）
用サイド金具●上部からかぶせ、蝶ボルトを締めこむだけの簡単施工。
●照明器具等により角バーをまっすぐ施工出来ない場所
でも斜めに施工することが可能です（施工例1）。
●LGS金具本体にスペーサー+16を取り付ける事により角バーを16㎜かさ上げすることが出来ます（施工例2）。
●電気亜鉛めっき仕上げ。

品番コード A₂₇₆₇₁ サイド金具LGS上部固定型
サイズコードサイズ

₀₀₁₉₀₀₂₃

通常施工タイプ
角バー16㎜かさ上げタイプ

A16205 サイド金具LGS型

A13588 巻出バンドSL金具

軽量鉄骨天井下地材（LGS）
用サイド金具。

軽量鉄骨天井下地 Tバー用サイド金具。

●LGS（軽量鉄骨下地材）用。
●電気亜鉛めっき仕上げ。

●一つの金具で2段階高さ調整が可能。
●電気亜鉛めっき仕上げ。

●取付け例

●取付け例

1ダン

2ダン

品番コード A₁₆₂₀₅ サイド金具LGS型
サイズコード₀₀₁₃₀₀₂₈

品番コード A₁₃₅₈₈ 巻出バンドSL金具

サイズ
40W×45H用
40W×45H用

1ダン2ダン

サイズコードサイズ₀₀₁₉2538

A10766 角バー
スタンダードな巻出バンド用固定バー。
●製品の性格上、振れ・たわみの発生が、ファイリングよりも少ないです。
●亜鉛鋼板製。
サイズコード₀₀₁₉₀₀₂₃
₀₁₆₅
₀₁₇₀

寸法

0.6t×16角×1200L
0.6t×16角×2000L
0.6t×16角×630L
0.6t×16角×660L

入数

束数／50本
束数／25本※その他の長さは受注生産／300ℓ・400ℓ・500ℓ・600ℓ・700ℓ・800ℓ・900ℓ

A10767 ファイリング
固定材や下地材に使用できる汎用性の固定バー。
●亜鉛鋼板製。
長さ1250 束数20本
1.0ｔ×12H×38ｗ×1250L

228

消火設備・パイプ加工
A20710 Uロック
●取付け例

スプリンクラー（SP）
巻出し配管の中間支持固定用。
●ねじって吊ボルトに簡単に取付けられるので、SP巻出しフレキの長尺施工の際の中間指示に最適です。
●結束後も解除レバーを押すことで解除ができるため、万一の場合も安心して使用できます。
●ナイロン66製。

品番コード A₂₀₇₁₀ Uロック
サイズコード₀₀₁₇

許容静荷重：20N（2kgf）型

番OB-036N

適合径

適合ボルト

φ10〜φ35W･M10

A22003 ケーブルハンガー●取付け例

スプリンクラー（SP）
巻出し配管の中間支持固定用。
●ねじって吊ボルトに簡単に取付けられるので、SP巻出しフレキの長尺施工の際の中間指示に最適です。
●ナイロン66製。

品番コード A₂₂₀₀₃ ケーブルハンガー
サイズコード₁₇₆₀

許容静荷重：20N（2kgf）型

番

LB160-SP適合径
φ10〜φ35

適合ボルト
W･M10･W･M12

防護板（旧製品名：集熱板）
閉鎖型スプリンクラーヘッドが、開放型の飾り天井等でダクト・配管等の散水障害※から防ぐための防護板。
（熱感知障害）●防護板は、下記の3種類をご用意しております。
●現場の状況に合わせた柔軟な対応をしておりますので、寸法・表面処理（各種塗装・めっき処理）など、担当営業までご相談ください。

A17488 防護板〔旧A10768〕●厚さ：0.8t ●外径：400 φ●内径：22 φ●付属品：ゴムワッシャー●塗装色：アイボリー、つや消し黒※その他の色も対応いたします。

A17489 防護板角型〔旧A10770〕●受注製作品。
●4辺寸法、高さ、穴の位置、径、穴の数をご指示ください。
●塗装色：アイボリー

A17490 防護板合わせ式〔旧A10771〕●A17488防 護 板（丸 型 ）の2ツ 割れ合わせ式。
●ヘッド装着済みの場所への設置可能。
●上部合わせバンドで、配管に設置してください。
※散水障害（熱感知障害）とは、天井上部設置ヘッドが熱を感知し、散水した場合、ダクト・配管等の下部に設けたヘッドに水がかかり、下部ヘッドの熱感知に対し、受熱低下が起こることをいいます。

229

消火設 備 ・ パ イ プ 加 工

13

消火設 備 ・ パ イ プ 加 工

13

消火設備・パイプ加工
スプリンクラー（SP）
巻出し配管
A14305 スプリンクラー SP-SF

SUS316（一財）日本消防設備安全センター登録認定品。
■等価管長データ₂₀A SGP相当に換算（₉₀度／₄箇所曲げ）
スプリンクラー SP-SF センター金具●取付け例

全長（㎜） 1000 1400 1950 2500 2900 3500 3900 4200 7000
50L/min80L/min

6778910111313141517161817192832

株式会社テクノフレックス製

A27176 スプリンクラー SP-X

SUS316（一財）日本消防設備安全センター消防推奨製品、登録認定品。
スプリンクラー SP-X センター金具●取付け例■等価管長データ₂₀A SGP相当に換算（₉₀度／₄箇所曲げ）
全長（㎜） 1000
35L/min
50L/min80L/min

6661400

1950250029003500

3900

4500

777999101011111112131314141415151516

株式会社テクノフレックス製

蝶ねじタイプ（標準）

六角ねじタイプ

A27806 SPフレキ R01

SUS316（一財）日本消防設備安全センター登録認定品。
■等価管長データ₂₀A SGP相当に換算（₉₀度／₄箇所曲げ）センター金具●取付け例

全長（㎜） 1000

1500

1950

2200

2800

3500

4000

50L/min80L/min

7.5
8.5

9.5
10.5

10.5
11.5

11.5
13.5

13.5
15.5

14.5
17.5

6.5
7.5

日本継手株式会社製※上記以外のメーカーもお取扱いしております。

230

消火設備・パイプ加工
SUS316（一財）日本消防設備安全センター登録認定品。
■等価管長データ₂₀A SGP相当に換算（₉₀度／₄箇所曲げ）センター金具全長（㎜） 1100 1500 2100 2500 3000 3800 4500 5500 6500
35L/min
50L/min80L/min4685798101291113111517141718182327232830263037

株式会社昭和螺旋管製作所製

●取付け例

標準タイプ

●取付け例

レベル調整用タイプ

ダクト下施工用タイプ※上記以外のメーカーもお取扱いしております。

231

消火設 備 ・ パ イ プ 加 工

A17930 スプリンクラー アクトSPN

13

消火設備・パイプ加工

消火設 備 ・ パ イ プ 加 工

13ステンレス鋼管 プレハブ加工管／単品加工品
パイプ固定冶具と切断刃の距離を最短にし、切断時の振動を抑えることにより、直角に切断できます。

仕様、納期を調整し、制作を開始

12

お見積り

受注

お客様と制作の仕様をご相談をし決定。

34

加工図
展開

施工図を元に側面図、平面図、など各部詳細図面を作成しより正確な加工が可能となる。

切断

周長ゲージを使用し溝周長を検査することにより、溝径検査専用ゲージ使用時にできるキズを防ぎます。

・デジタル制御配管自動溶接機を使用し溶接条件が目で見えます。
・デジタル酸素濃度計を使用し、パイプ内部の酸素濃度を目で確認できます。

6溶接

5

グルービング加工

7

電解研磨

・電解研磨を最高出力機種で行い、作業効率が向上します。
・溶接部にも不動態被膜が形成されます。

管内画像検査カメラを使用し管内部の裏波ビードが目で見て追えます。

89

検査

梱包、出荷
結束は PP バンドを使用し外観にキズがつかないよう細心の注意を払っています。

加工管種●JIS G 3448 SUS304 TP-D 一般配管用ステンレス鋼管（SU管)●JIS G 3459 SUS304 TP-A 配管用ステンレス鋼管（SCH5〜Sch40)

加工範囲●20SU〜150SU(15A〜150A) ※加工方法により製作可能な口径が異なります。
●加工範囲外でも加工は可能ですのでお問い合わせください。

［ステンレス加工管例］

フランジ溶接加工範囲
50A〜150A（60Su〜150Su)

232

グルービング加工
加工範囲30Su〜150Su

管端つば出し加工

加工範囲
50A〜150A（60Su〜150Su)※消防認定品：75Su〜125Su

消火設備・パイプ加工
消火設 備 ・ パ イ プ 加 工

13
バーリング加工
加工範囲
30Su〜150Su

拡管加工

加工範囲
30Su〜150Su

ヘッダー加工加工範囲
口径はご相談ください。
※バーリング・フレア加工ともに加工可能です。

架台溶接加工加工範囲
口径はご相談ください。

［消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管加工例］

ステンレス加工管

SU管

両側フランジ溶接例
鉄線リング溶接※SU管、Sch管どちらも溶接可

加工範囲
・60SU～150SU

加工範囲
SU管

・100SU～150SU SU管（15A～150A)(100A～150A)

グルービング加工

架台溶接

加工範囲

フランジ溶接 ・30SU～150SU

加工範囲
SU管
グルービング加工

豊富な材料在庫を揃えました。

・御相談下さいねじ加工

豊富な材料、各種半製品のストック、自動溶接機の導入により、商品の高品質化、安定供給、即納体制を確立いたしました。

233