③日本耐震天井施工協同組合認定工法

アングルクランプ（準構造耐震天井）

標準施工要領書目

次

安全に関するご注意（取扱注意事項）

・・・・・ 2

設計・施工上の重要品質基準

・・・・・ 2JACCA 保証対象物件の適用範囲について・・・・・ 3第１章

一般事項

１－１

適用範囲

・・・・・ 5

１－２部材の名称

・・・・・ 5１－３部材一覧

・・・・・ 5第２章

標準施工要領２－１

墨出し・・・・・ 8２－２支持構造部接合金具の取付け・・・・・ 8２－３

野縁受けの取付け・・・・・ 9２－４KIRII アングルクランプの緊結

・・・・・ 10２－５

野縁の取付け・・・・・ 12２－６

クリップ補強の取付け・・・・・ 13２－７点検・検査・・・・・ 14２－８養生

・・・・・ 14

第３章

納まり施工例

３－１付録

開口部補強例・・・・・ 14

施工チェックリスト

・・・・・ 15

1

ver.J-2404

！

安全に関するご注意（取扱注意事項）
ケガや事故防止のため、以下のことを必ずお守りください。

１.

搬入時、資材の落下やずり落ちによるケガを防ぎ、腰を痛めないようにしてください。（現場での小運搬は無理のないようにご注意ください。）

２.

鋼材の切り口は鋭利であり、また、切断時にはバリも生じ易いので、手などを傷つけないようにしてください。（軍手等の保護手袋を着用してください。）

３.

素手による取扱い、または素肌の露出部はケガをする恐れがありますのでご注意ください。（素肌をなるべく避けるような服装にしてください。）

４.

梱包用スチールバンドおよび針金等の切断時のはねあがり等によるケガが生じますのでご注意ください。（梱包をとく際は状況判断して作業をしてください。）

５.

搬入時や保管時について次のような事項にご注意ください。
①

運搬に際しては衝撃を与えたり、荷姿を崩したりしないように丁寧に取り扱ってください。

②

荷受け時には、注文書と現品を照合して所定の長さ、種類、数量が搬入されているか確認を行ってください。

③

変形、損傷の有無の確認を行い、検収してください。

④

原則として、屋内の湿気の少ない場所に保管してください。（やむを得ず屋外に置く場合には防水シートをかけてください。）⑤

製品は地面に直接置かず、平らなところにかい木をして水平に置き、積み重ねる場合は間木を施して荷崩れを起こさないように置いてください。

⑥

クレーン荷揚げ等の運搬に関しては、布製平型吊りバンドを使用するなど、製品の角や表面の損傷に注意してください。また、製品の上に重いものを乗せないでください。

６.

天井に重量物を固定すると落下、脱落により、思わぬケガをしたり天井面を破損したりすることがありますので、原則、設置しないでください。

７.

壁に資材を立てかけたりすると倒壊により思わぬケガをすることがあるので、壁には資材を立てかけないでください。

８.

天井に乗ったり、ぶら下がったりすると落下、脱落によりケガをすることがありますので、危険な行為はしないでください。

９.

天井から物を吊るしたり、物を載せたりすると落下や脱落によりケガをしたり、天井周辺を破損することがありますので、原則、設置しないでください。

１０. その他、安全使用上問題のある行為は行わないでください。

！

設計・施工上の重要品質基準
設計上の留意事項

１.

支持構造部は十分な剛性および強度を有するものとし、建築物の構造耐力上主要な部分に緊結してください。

２.

強風地域やピロティの天井等で強風の影響を受ける場合などについては、耐風圧性を考慮した設計をしてください。

３.

鋼製天井下地材の構造は、照明器具や各種設備機器類の荷重を考慮されておりませんので、これらの機器類は、個々に所定の強度・剛性を有する構造および取付け方法としてください。

４.

特殊な場所や環境性能を要求される場所は、耐食性などを考慮した設計をしてください。

施工上の留意事項
１.

鋼製下地材のく（躯）体への取付けやインサートとの接合は確実に堅牢に行ってください。

２.

配管、空調ダクト、空調機器、照明器具等と鋼製下地材とはそれぞれ独立して取付けてください。

３． 建築物の屋外で特に強度が必要な場所に使用される天井下地は、強度、安全性を更に増した所定の構造にて施工してください。

2ver.J-2404

！ JACCA 保証対象物件の適用範囲について
耐震天井施工保証内容について
1)保 証 の期 間 ・継 続 基 準
1.保 証 期 間 ：5 年 間 （保 証 書 発 行 手 数 料 ：1 万 円 /１物 件 につき）
ただし、5 年 毎 に組 合 の点 検 （有 料）を受 け、更 新 手 続 き（有 料 ）を行った場 合 に限 り、最 長 30 年 間 まで更 新 可 能
2.継 続 基 準 ：次 のいずれかの事 項が発 生 したときは点 検 （有 料）を受 けること
(1) 地 震 （震 度 5 弱 以 上 の地 震 ）、建 物 の構 造 躯 体 の損 傷、火 災、爆 発 、水 漏 れ、水 没 等 が発 生した場 合(2) 建 物 の大 規 模 修 繕、増 改 築 及 び天 井 に係 る電 気 設 備 等 の設 置、修 繕 、撤 去 をする場 合
2)保 証 事 由地 震 により建 築 用 鋼 製 天 井 下 地 材 が落 下 した場 合※ボード等 、仕 上 材 のみの落 下 はこれに含 まない※天 井 面の設 計 地 震 力 を超 える地 震 の場 合 の落 下はこれに含 まない※建 物 の倒 壊 及 び半 壊 、建 物 の構 造 躯 体 の損 傷 、支 持 構 造 部 の損 傷 、火 災 、落 雷 、破 裂 、爆 発 、水 没 、水 漏 れ又は外 部 からの物 体 の落 下 ・飛 来 ・衝 突 若 しくは盗 難 等 の偶 然 且 つ外 来 の事 由 が発 生 した場 合 の落 下 はこれに含 まない3)個 別 的 免 責 事 項
組 合 は次のいずれかの場 合 において、一 切 の保 証の責 任 を免 れるものとする
1.組 合が認 定 した以 外 の耐 震 天 井 工 法 を採 用 した場 合
2.組 合が認 定 した以 外 の製 造 会 社 の建 築 用 鋼 製 下 地 材 を採 用 した場 合
3.天 井の落 下 に伴う損 害 および損 傷 による損 害 賠 償
4.被 保 証 者 が組 合 員 以 外 の者 に工 事 及 び補 修 をさせた場 合
5.天 井 落 下 時 に建 物 の構 造 部 分 （柱・梁 等 ）に破 損 や欠 陥 があった場 合
4)保 証 範 囲耐 震 天 井 の現 状 復 旧 における建 築 用 鋼 製 天 井 下 地 （支 持 構 造 部 を除 く）と内 装 ボード※組 合は現 状 復 旧 に要 する材 料 と人 工、その他 の残 材 処 理 等 の雑 務 を提 供 する※組 合はこれ以 外 の責 任 （損 害 賠 償 についての責 任 等 ）は一 切 負 わない
5)保 証 限 度 額
工 事 目 的 物 の施 工 金 額 の範 囲 内 とし、保 証 書 一 枚 につき、3,000 万 円 を限 度 とする（１物 件 につき）
※但し、保 証 額 は保 証 範 囲 内 に値 する費 用 とする
6)保 証 契 約 の無 効
1.保 証 契 約 に関 し、被 保 証 者 及 び組 合 員 が虚 偽 を述べたり、建 物 に欠 陥 があることを知 りながら告 げなかった場 合
2.保 証 書 に所 定 事 項 の記 載 がない場 合、又 は記 載された字 句 が書き換 えられたり、加 筆 修 正 された場 合
3.保 証 書 に事 実 とは異 なることが記 載 された場 合
4.被 保 証 者 の故 意 又 は重 大 な過 失 により建 物 に欠 陥 がある場 合7)対 象 工 事 の種 類
建 築 用 鋼 製 下 地 工 事 及 び内 装 ボード張 り工 事
8)設 計 ・施 工 に関 する基 準
1.組 合が認 定 する技 術 範 囲 に適 合した設 計 ・施 工が実 施 されていること
2.施 工 請 負 者 は組 合 員 であること
注 意 設 備 工 事 等 の進 捗 により、組 合 が認 定 する技 術 範 囲 に適 合 しない室 が発 生 し保 証 対 象 とならない場 合 があります

3ver.J-2404

保証対象となる技術範囲について
技術・仕様項目①

技術範囲●鋼製天井下地材およびボード類等の仕上げ材の重量を考慮し、支持構造支持構造部の仕様部が十分な強度および剛性を有していることを構造耐力上主要な部分と同様に、長期荷重および短期荷重に対する安全性を構造計算により確かめ、設計者又は監理者により承認を得られていること●保証委員会より構造計算の内容の提示を求められた場合には、書面で示すことが可能であること②

天 井 面 の 設 計 用 水 平 震 度 の 算 出 根 拠 が JACCA 事 務 局 に 書 面 に て 示 さ れ て い

天井面の設計用水平ること

震度③●クリアランス不要の判断含め、クリアランスの設計が設計者又は監理者

天井が切れる各部位により検討され、天井変位および設備機器の変位等を考慮したもので実と壁際や設備機器等施されていることとのクリアランス●保証委員会よりクリアランスの設計根拠の提示を求められた場合には、（水平方向）④

書面で示すことが可能であること●天井の形状は技術範囲に適合していること

天井の形状

・曲面形状：２次元曲面のみとし、曲率は認定工法の適用範囲内※その他の形状については、保証事前エントリー時に保証委員会にて査定をおこなう⑤● 野 縁 受 け の は ね 出 し 長 さ（ 300mm 程 度 以 下 ）・野 縁 の は ね 出 し 長 さ（ 300mm

鋼製下地材のはね出程度以下）等の規定に準拠することし長さ⑥● 間 仕 切 り 壁・パ ー テ ィ シ ョ ン お よ び 付 帯 物 の 重 量 の 50％ を 天 井 重 量 に 含

天下間仕切り壁・パめた天井下地強度等検討書類上の検討がされて、設置されていることーティション等● 設 置 さ れ る 間 仕 切 り 壁・パ ー テ ィ シ ョ ン 等 の 重 量 は 40kgf/㎡ 以 下 で あ ること⑦

使用材料

部 材（ 野 縁・野 縁 受 け など ）及 び パ ー ツ（ ク リ ッ● 耐 震 天 井 下 地 材 計 算 書 等 検 討 書 類 上 に て 検 討 さ れ た 部 材 で あ り 、 JACCA
認定工法の標準施工要領書記載の材質・表面処理・形状の物であること●特注品の場合は天井下強度検討書等検討書類上にて検討された部材であプ・ハ ン ガ ー・支 持 構 造り、組合が許可した材質・表面処理・形状の物であること

部接合金具など）⑧

施工● JACCA 認 定 工 法 の 標 準 施 工 要 領 書 に 沿 っ た 施 工 が 組 合 員 に よ り 実 施 さ れること
● JACCA 認 定 工 法 の 標 準 施 工 要 領 書 記 載 の 施 工 チ ェ ッ ク リ ス ト が 組 合 員 により作成され、組合に提出されること

4ver.J-2404

第１章 一般事項
１－１ 適用範囲
この施工要領書は、ぶどう棚等の支持構造部に直接天井を施工する「KIRII アングルクランプ」の標準施工方法について規定する。
※支持構造部は別途工事(鉄骨工事)とし、本施工要領では適用範囲外とする。
１－２ 部材の名称
各部材および附属金物の名称は、次による（図 1-2-1 参照）。
支持構造部

支持構造部接合金具
KIRII アングルクランプ（C75 用 、C100 用 ）野縁
25 形 W バー（0.8）

附 属 金 物 （クリップ）
耐 風 圧 W クリップ（C40 用 ）野縁受け
C-40×20×1.6

図 1-2-1 KIRII アングルクランプ（例図）
１－３ 部材一覧
KIRII アングルクランプを構成する各部の材料仕様を以下に示す。
部 材 名 称支持構造部

品

C-100×50×20×1.6

名C-75×45×15×1.6（同等以上の性能を有する材）
規格・材質

JIS G 3350 または同等以上

表 面 処 理設計仕様による

備考

別途工事(鉄骨工事)

部 材 名 称支持構造部接合金具品

KIRII アングルクランプ(C75 用、C100 用)[t2.3mm]

名

規格・材質

JIS G 3302 SGHC

表 面 処 理Z12

備

附属部品：六角ボルト（M10×L25mm）

考

六角ボルト（M10×L60mm）C75 用六角ボルト（M10×L65mm）C100 用

5ver.J-2404

部 材 名 称野縁受け品

C-40×20×1.6

名

規格・材質

JIS G 3302 SGCC または SGHC

表 面 処 理Z12

備

考部 材 名 称野縁受けジョイント品

C40 用 Power ジョイント

名規格・材質JIS G 3302 SGCC

表 面 処 理Z12

備

附属部品：アプセットボルト（M6）

考部 材 名 称

野縁品

25 形 W バー(0.8)[25×50×0.8]

名

規格・材質

JIS G 3302 SGCC

表 面 処 理Z12

備

考部 材 名 称野縁ジョイント品

25 形 W バー(0.8)用ジョイント[t=0.5mm]

名

規格・材質

JIS G 3302 SGCC

表 面 処 理Z12

備

考部 材 名 称

クリップ

品

耐風圧 W クリップ（C40 用）[t=1.6mm]

名

規格・材質

JIS G 3302 SGCC または SGHC

表 面 処 理Z12

備

附属部品：アプセットボルト（M6）

考部 材 名 称

クリップ補強品

SMT クリップカバー[t=1.6mm]

名

規格・材質

JIS G 3302 SGCC

表 面 処 理Z12

備

考部 材 名 称

補強野縁品

25 形 W バー(0.8)[25×50×0.8]

名

規格・材質

JIS G 3302 SGCC

表 面 処 理Z12

備考6ver.J-2404

部 材 名 称

セルフドリリングビス

品

KIRII 耐震ビス（PAN：4.2×16mm 以上）

名

KIRII 耐震ビス（PAN・HEX：4.8×25mm 以上）
規格・材質

JIS B 1124 認証品※高耐食仕様のみ JIS B 1124 準拠品（サスガード SG 処理）

表 面 処 理Fe/Zn3c1B 以上※ステンレスのビスを用いる場合はサスガード SG 処理品を使用すること。

備考・JPF㈱製：PAN4.2×16 三価クロメート
HEX4.8×25 三価クロメート
・㈱ヤマヒロ製：JKY416
・若井産業㈱（㈱オノダネイル製）：KRI416N、KRI525H
・㈱カナイ（KN フジニッテイ製）：KTB4216NT、KTB4216ND
KTB4825HT、KTB4825ＨD
・㈱九飛勢螺製：ST4.2×16、ST4.8×25（PAN）
ST4.8×25（HEX）
・ケーエム精工㈱製：ＤＰＪ-4216、ＤＰＪ-4825、ＤＨＪ-4825※下穴が無く、総板厚が 3.2 ㎜を超える場合は、4.8×25 ㎜以上のビスを使用すること。

7

ver.J-2404

第２章 標準施工要領
２－１ 墨出し
建物の基準墨や地墨等により、所定の位置に墨出しを行う。（図 2-1-1 参照）
レベルの墨出しに際し、支持構造部の下端と野縁の下端とのクリアランスが支持構造部接合金具の調整可能高さ 100mm±12.5mm になっていることを確かめる。調整可能高さに納まらない場合には工事管理者や監理者（設計者）の承認のもと、施工計画を再度検討すること。

野縁受け野縁（調 整 可 能 高 さ）100mm±12.5mm

支持構造部

仕上材

図 2-1-1 墨出し位置（CH）

２－２ 支持構造部接合金具の取付け支持構造部に所定のピッチで支持構造部接合金具(以下「KIRII アングルクランプ」という。)を仮付けする。KIRII アングルクランプの配置が設計図等に示されたピッチとなるよう、KIRII アングルクランプの位置を調整し、附属の六角ボルト（C75 用：M10×L60mm，C100 用：M10×L65mm）にて仮固定する。（図 2-2-1 参照）※天井端部は KIRII アングルクランプ（逆）を使用する。(図 2-2-2 参照)
KIRII アングルクランプ

支持構造部

六 角 ボルト支持構造部

KIRII アングルクランプ

図 2-2-1 KIRII アングルクランプの仮付け支持構造部

KIRII アングルクランプ

支持構造部

支持構造部

KIRII アングルクランプ(逆 )図 2-2-2 端部 KIRII アングルクランプの仮付け
8ver.J-2404

２－３ 野縁受けの取付けKIRII アングルクランプに野縁受けを組付ける。附属の六角ボルト（M10×L25mm）を緩め、KIRIIアングルクランプの切り込み部に野縁受けを差し込み、レベル調整を行った後六角ボルト（M10×L25mm）を締め込んで野縁受けを固定する。（図 2-3-1 参照）※野縁受けのはね出し長さは最大 300mm 程度以下とする。(図 2-3-2 参照)※野縁受けのはね出し長さは、張付けるボード材等の重量による垂れ下がり等を考慮し、工事管理者や監理者（設計者）の承認のもと設定すること。
支持構造部

六 角 ボルト

支持構造部

六 角 ボルト

野縁受け
野縁受けb） レベル調整後に六角ボルトを締めるa) 六角ボルトを緩め、野縁受けを差し込む

KIRII アングルクランプ

野縁受け支持構造部

図 2-3-1 野縁受けの取付け

300mm 程 度 以 下

支 持 スパンKIRII アングルクランプ

支持構造部

野縁受け

図 2-3-2 野縁受けの最大はね出し長さ9ver.J-2404

野縁受けの継手には、野縁受けジョイントを用いビス留め（計 4 本）とする。隣り合う野縁受けのジョイント位置は、互いに 1m 以上離して千鳥状に配置する。（図 2-3-3 参照）
1m 以 上KIRII 耐 震 ビス

M6 アプセットボルト
野縁受け

野縁受け

ジョイントの位 置
野 縁 受 けジョイント※ジョイント金 具 の両 際 にある φ4.5mm の下 孔 （2 個 ）はビス固 定 不 要 。

図 2-3-3 野縁受けの継手

２－４ KIRII アングルクランプの緊結
KIRII アングルクランプを支持構造部と野縁受けにビス（計 4 本/箇所）により緊結する。（図 2-41 参照）
支持構造部の向き（ウェブ面・リップ面）に関わらず、原則 KIRII アングルクランプのアングル側からビスを固定する（図 2-4-2、図 2-4-3 参照）
各接合部において使用するビスの種類と数は以下の通り。
① 支持構造部と KIRII アングルクランプ:KIRII 耐震ビス（4.8×25 以上（2 本/箇所））② 野縁受けと KIRII アングルクランプ:KIRII 耐震ビス（4.2×16 以上（2 本/箇所））

支持構造部

支持構造部

KIRII アングルクランプ

KIRII アングルクランプ①KIRII 耐 震 ビス
4.8×25 以 上②KIRII 耐 震 ビス
4.2×16 以 上野縁受け野縁受けa) 4.8×25 ビスb) 4.2×16 ビス

図 2-4-1 KIRII アングルクランプの緊結

10ver.J-2404

KIRII アングルクランプ(逆 )KIRII アングルクランプ
KIRII 耐 震 ビス
4.8×25 以 上支持構造部

KIRII 耐 震 ビス
4.2×16 以 上

図 2-4-2 ビス施工位置（断面図）

KIRII アングルクランプ

支持構造部
アングル側野縁受け

KIRII 耐 震 ビス
4.8×25 以 上

図 2-4-3 ビス施工位置（見下げ図）

11ver.J-2404

２－５ 野縁の取付け
野縁受けに＠303mm 程度以下の設置間隔で墨出しを行い、野縁を配置する。野縁と野縁受けの接合には、ネジにより外れ防止措置を施したクリップを使用し、施工時は以下の点に留意すること。
（図 2-5-1 参照）※野縁のはね出し長さは最大 300mm 程度以下とする。
※野 縁 のはね出 し長 さは、張 付 けるボード材 等 の重 量 による垂 れ下 がり等 を考 慮 し、工 事 管 理者や監理者（設計者）の承認のもと設定すること。
②アプセットボルトを締 める

野縁野縁
野縁受け

野縁受け

①金 具 を左 右 から野 縁 受 けを挟 み込 むように設 置※上 部 ボルト孔 が異 なるので注 意 すること
φ7 穴
M6 バーリングタップ加 工

アプセットボルト（M6×25）

図 2-5-1 クリップの施工方法
野縁の継手には野縁ジョイントを使用し、隣り合う野縁のジョイント位置は、互いに 1m 以上離して千鳥状に配置する。（図 2-5-2 参照）

1m 以 上野縁

野縁ジョイントの位 置

野 縁 ジョイント
※野 縁 ジョイントはビス固 定 不 要

図 2-5-2 野縁の継手

12ver.J-2404

２－６ クリップ補強の取付け
KIRII アングルクランプ周辺部のクリップは必ずクリップ補強を用いて補強する。クリップの補強箇
所は、KIRII アングルクランプ 1 つに対し近接した 2 箇所とする。(図 2-6-1 参照)
野縁受け
KIRII アングルクランプ

野縁支持構造部
クリップ補 強:ク リ ッ プ 補 強 箇 所
支持構造部

KIRII アングルクランプ
野縁受け

野縁

クリップ補 強図 2-6-1 クリップ補強の施工箇所
クリップ補強箇所はクリップ補強をクリップに被せ、野縁受けに対してビス（1 本）で固定し、野縁の両側からビス（計 2 本）により固定すること。なお、野縁受けとクリップをビス固定する際は、クリップの下穴『○』のどちらか 1 箇所を使用すること。(図 2-6-2 参照)※壁際のクリップ補強の壁際側からのビス固定が施工上不可能な場合は、部屋内側からの 1 本固定とする。
クリップ

クリップ

野縁受け

ス

野縁ド
ライ

②KIRII 耐 震 ビス
PAN4.2×16 以 上
クリップ補 強①クリップ補 強 を野 縁 の側 面 から被 せる※1：クリップ補 強 の上 からクリップと野 縁 受 けをビス固 定
クリップ下 穴 『○』のどちらか 1 箇 所※2：クリップ補 強 と野 縁 をビス固 定 （計 2 本 ）※壁 際 クリップ補 強 のビス固 定 （1 本 ）図 2-6-2 クリップ補強の施工方法

13ver.J-2404

２－７ 点検・検査
天井下地の施工完了後における点検、検査は、水平精度の検査および目違いなどの点検を行うと共に、施工チェックリスト（本書巻末に添付）により行う。
２－８ 養生重量物の落下等による衝撃を加えないようにすると共に、水や湿気などに充分注意する。
第３章 納まり施工例
３－１ 開口部補強例
設 備 等 の設 置 のために天 井 面 に開 口 を設 ける際 等 、野 縁 受 けおよび野 縁 を切 断 する場 合 は、
天 井 面 の垂 れ下 がりや地 震 力 の伝 達 不 良 などの不 具 合 が生 じる可 能 性 があるため、別 途 構 造 計
算等により安全性を確認し、工事管理者や監理者（設計者）の承認のもと実施すること。
安全性の確認の例として以下のような事項に留意する。（図 3-1-1 参照）①野縁、野縁受けのはね出し長さは最大で 300mm 以下とする。それを超える場合は支持構造部と KIRII アングルクランプを追加する。
②開 口 際 は補 強 野 縁 を設 置 する。また、クリップ補 強 が施 された野 縁 を切 断 する場 合は補 強 野

300mm を超 える縁を設置し、追加クリップ補強を行うこと。

：追 加 クリップ補 強：クリップ補 強 （2-6 で取 付 け）

追加野縁受け

補強野縁
追加支持構造部
追加野縁受けKIRII アングルクランプ
補強野縁
300mm を超 える

300mm を超 える

300mm を超 える

追 加 クリップ補 強

追 加 クリップ補 強

300mm を超 える

300mm 以 下

クリップ補 強a) 野縁、野縁受けのはね出し長さが最大 300mm を超える場合b)クリップ補強を施した野縁を切断する場合

図 3-1-1 開口部補強例

14

ver.J-2404

Sample15

ver.J-2404

16

ver.J-2404

Sample17ver.J-2404

Sample18

ver.J-2404

Sample19ver.J-2404

Sample20ver.J-2404

Sample21ver.J-2404アングルクランプ
準構造耐震天井 標準施工要領書
２０２２年

４月１日

初版（ver.J-2204）

２０２３年

３月

９日

第２版（ver.J-2303）

２０２４年

４月３日

第３版（ver.J-2404）
発行

日本耐震天井施工協同組合※商品改良等の為、予告無く規格その他を変更することがありますのでご了承ください。
※本書の内容の一部または全部を本組合の許可なしに複製、複写、転載することを禁じています。