価格の改定を実施させていただくことがございます。
最新価格につきましては、お問い合わせ下さい。

形式：WL1MW1-CT4E
プラグイン形ワイヤレスI／O

WL1シリーズ

種類
CT4E：クランプ式交流電流センサ入力4点（CLSE用）

少点数入出力ユニット（Modbus-RTU透過型920MHz帯特定小電力無線局（子機）、I／O一体形、実効値演算形クランプ式交流電流センサ入力4点）
主な機能と特長●プラグイン構造●920MHz帯特定小電力無線局子機を実装しています。
●特定小電力無線局は工事設計認証取得済みのモジュールを内蔵しており、国内電波法に基づく免許申請が不要で、日本国内のみ使用が可能です。
●Modbus-RTUプロトコル通信を使用し、特定小電力無線通信にて入出力の接続ができ、特定小電力無線局とRS-485のゲートウェイができるユニットです。
●組合せクランプ式交流電流センサはワンタッチクランプなので既存設備への取付が容易。
●5～600Aの幅広い入力レンジを用意●密着取付可能
36

供給電源
◆直流電源
R：24V DC（許容範囲 ±10％、リップル含有率 10％p-p以下）①付属アンテナ◆付属アンテナ／S：スリーブアンテナ／E：ルーフトップアンテナ②バージョン◆製品バージョン
無記入：（廃形のため／Aをご利用下さい。）／A：通信モジュールの認証番号変更③付加コード◆オプション仕様
無記入：なし／Q：あり（オプション仕様より別途ご指定下さい。）
99

オプション仕様
136（mm）◆コーティング（詳細は、弊社ホームページをご参照下さい。）／C01：シリコーン系コーティング ＋1,000円／C02：ポリウレタン系コーティング ＋1,000円／C03：ラバーコーティング ＋1,000円

注）本体とベースを組合わせた図です。

関連機器
形式：WL1MW1－CT4E－R①②③
価格
基本価格 92,000円
・ベースは別売りです。
加算価格
スリーブアンテナ ＋0円
ルーフトップアンテナ ＋2,500円
・オプション仕様により加算あり。

ご注文時指定事項
・形式コード：WL1MW1－CT4E－R①②③①～③は下記よりご選択下さい。
（例：WL1MW1－CT4E－R／E／A／Q）
・オプション仕様（例：／C01）

・ベース（形式：WL1－BS）・クランプ式交流電流センサ（形式：CLSE）
本器はセンサと組合せて動作しますので、必要なチャネル数のセンサをご用意下さい。
特定小電力無線局の関連機器に関しては、920MHz 帯無線共通取扱説明書（NM－2403－B）、または弊社のホームページをご参照下さい。
・コンフィギュレータソフトウェア（形式：W920CFG）
コンフィギュレータソフトウェアは、弊社のホームページよりダウンロードが可能です。
本器をパソコンに接続するには専用ケーブルが必要です。
対応するケーブルの形式につきましては、ホームページダウンロードサイトまたはコンフィギュレータソフトウェア取扱説明書をご参照下さい。
保守メンテナンス用ソフトウェア
・保守コンソール MH920 Console for Module（形式：MH920CFM）（沖電気工業製）
WL1MW1-CT4E仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-9092 Rev.8 Page 1/10

形式：WL1MW1-CT4E

付属品
・終端抵抗器110Ω（0.25W）

機器仕様
構造：プラグイン構造
接続方式
・ベースとコネクタでかん合・ベース部
M2.6ねじ端子接続（締付トルク 0.5N・m）
適用圧着端子サイズ（M3ねじ）
・無線通信：SMA形同軸コネクタ
・保守メンテナンス：miniUSB typeB メスコネクタ
端子ねじ材質：鉄にニッケルメッキ
ハウジング材質：難燃性黒色樹脂
アイソレーション：入力－Modbus－アンテナコネクタ－供給電源－FE1間
使用波形条件・実効値演算：第3高調波15%以下
状態表示ランプ：Power
設定：コンフィギュレータソフトウェア（形式：W920CFG）により4点個別（CT1、CT2、CT3、CT4）に、センサの選択が可能■適用圧着端子サイズ (M3ねじ）
3max

φ3.2

12max

（mm）

Modbus仕様
制御手順：Modbus-RTU
伝送路形態：バス形マルチドロップ
通信規格：TIA／EIA-485-A準拠
通信方式：半二重非同期式無手順
伝送距離：500m以下
伝送ケーブル：シールド付より対線（CPEV-S 0.9φ）
状態表示ランプ：RD、SD
接続台数：31台
・データ：RTU（Binary）
通信設定：コンフィギュレータソフトウェアにより設定

特定小電力無線仕様
通信規格：IEEE802.15.4g／ARIB STD-T108
周波数：920MHz帯（922.3～928.1MHz）
最大送信出力：20mW
帯域幅：400kHz
変調方式：GFSK
伝送レート：最大100kbps
チャネル：33、34～60、61ch
セキュリティ：128bit AES
表示ランプ：920Run、920Link、920ERR
プロトコル：Modbus-RTU
通信モジュール：ルータモジュール内蔵（ファームウェアバージョ
ン：V4.1.1）（沖電気工業製）
無線設定：コンフィギュレータソフトウェアにより設定
アンテナ仕様・スリーブアンテナ（形式：MH920-NODE-ANT（S））
屋内設置
非防水
無指向性
利得：3.0dBi以下・ルーフトップアンテナ（形式：MH920-NODE-ANT（R））
屋内／屋外設置
ケーブル長2.5m
耐防水性：IPX6（コネクタ部除く）
無指向性
利得：3.0dBi以下

WL1MW1-CT4E仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

4min

6max

保守メンテナンス用ソフトウェアは、弊社のホームページよりダウンロードが可能です。
同軸ケーブル・ルーフトップアンテナ延長用2.5m同軸ケーブル（形式：CX-SAA0SAB0Q0250）（沖電気工業製）
・ルーフトップアンテナ延長用7.5m同軸ケーブル（形式：CX-SAA0SAB0Q0750）（沖電気工業製）
ルーフトップアンテナのケーブル長を延長できますが、無線の伝送距離は短くなります。
高利得アンテナ
製品バージョン：無記入
・オムニアンテナ（形式：GGX-1019NFA9-687）（沖電気工業製）
・オムニアンテナ用3m同軸ケーブル（形式：CX-NXE0SAA0Q0300）（沖電気工業製）
・オムニアンテナ用5m同軸ケーブル（形式：CX-NXE0SAA0Q0500）（沖電気工業製）
オムニアンテナと3mまたは5m同軸ケーブルを組み合わせて使用します。
製品バージョン：／A
・オムニアンテナ 壁取付け5mケーブル付（形式：GHF-1019SA5X-687）（沖電気工業製）
注）製品バージョンとオムニアンテナの組合せは必ず守って下さい。

NS-9092 Rev.8 Page 2/10

形式：WL1MW1-CT4E
入力仕様

適合規格

入力設定：コンフィギュレータソフトウェアにより設定
クランプ式交流電流センサ（センサ：入力レンジ）
CLSE－R5：0～5A AC
CLSE－05：0～50A AC
CLSE－10：0～100A AC
CLSE－20：0～200A AC
CLSE－40：0～400A AC
CLSE－60：0～600A AC
周波数：50／60Hz共用(45～65Hz)
動作入力範囲：定格の0～105%
過電流強度：
CLSE－R5：10A(連続)
CLSE－05：60A(連続)
CLSE－10：120A(連続)
CLSE－20：240A(連続)
CLSE－40：480A(連続)
CLSE－60：720A(連続)注）480V以下の回路でご使用下さい。

日本国電波法・電気通信事業法
認証済920MHz帯特定小電力モジュール内蔵設置仕様
消費電流：90mA以下
使用温度範囲：-10～+55℃
保存温度範囲：-10～+55℃
使用湿度範囲：10～90%RH（結露しないこと）
使用周囲雰囲気：腐食性ガス、ひどい塵埃のないこと
取付：ベース（形式：WL1－BS）に取付
質量：
本体：約120g
スリーブアンテナ：25g
ルーフトップアンテナ：52g

性能
変換精度：±1%（センサの誤差は含みません。）
変換速度：14ms
変換データ：
CLSE－R5：実量値（A）を1000倍した整数
CLSE－05、CLSE－10、CLSE－20：実量値（A）を100倍した
整数
CLSE－40、CLSE－60：実量値（A）を10倍した整数(コンフィギュレータソフトウェアによりスケーリングが可能）
温度係数：±0.03％／℃
応答時間：2s以下（0→90％）
絶縁抵抗：100MΩ以上／500V DC
耐電圧：入力－Modbus－アンテナコネクタ－供給電源－FE1間
1500V AC 1分間

WL1MW1-CT4E仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jpNS-9092 Rev.8 Page 3/10

形式：WL1MW1-CT4E
コンフィギュレータソフトウェア設定
コンフィギュレータソフトウェアを用いることにより、以下の設定が可能です。
コンフィギュレータソフトウェア（形式：W920CFG）の使用方法については、W920CFGの取扱説明書をご覧下さい。
■無線設定
項 目
設定範囲
優先接続する PAN ID（グループ番号） 0000 〜 FFFE（16 進数、4 桁）
チャネル番号
1 〜 28 の内から 10 個まで
ショートアドレス
0000 〜 FFFD（16 進数、4 桁）
ネットワーク名
半角英数字 16 文字以内
（半角スペース、 ̲. @ は使用可）
暗号鍵
0000…0 〜 FFFF…F（16 進数、32 桁）
電波送信の監視単位時間
10 〜 3600（秒）
送信出力設定0.16 mW ／ 1 mW ／ 20 mW
低速移動モード設定（V4.1.1 より） する／しない
ネットワーク規模調整構成
子機（固定設置）1 〜 30 台／（V4.1.1 より）子機（固定設置）31 〜 60 台／
子機（固定設置）61 〜 100 台／
子機（固定設置）+ 子機（低速移動）ネットワーク規模調整品質
標準（推奨）／（V4.1.1 より）切替頻度・遅延時間（中）／切替頻度・遅延時間（大）ネットワーク参加モード設定
V3 互換モード／高速参加モード（V4.1.1 より）
経路固定
無効／有効
接続先のショートアドレス
0000 〜 FFFD（16 進数、4 桁）
一時迂回なし／あり
パケットフィルタリング
なし／あり（ポーリング）
タイムアウト時間
1.0 〜 60.0（秒）920Run タイムアウト
1.0 〜 60.0（秒）Modbus ノードアドレス
1 〜 247
経路切替前の子機宛データ送信回数 １／２／３（回）（V4.1.1 より）

初期値

0000
なし
0000
なし

0000…0600（秒）
20 mW
しない子機（固定設置）1 〜 30 台

標準（推奨）

V3 互換モード
無効
0000ありあり（ポーリング）1.0（秒）
3.0（秒）
1３（回）注1）通信モジュールのバージョン確認に関しては、W920CFGの取扱説明書をご覧下さい。
注2）V3.1.3では、V4.1.1で使用できる機能が一部対応していません。
■入力設定
チャネル個別に設定可能です。
項 目
クランプ式交流電流センサ設定
ゼロ入力値

フル入力値

ゼロ微調整
ゲイン微調整ゼロスケーリング値
フルスケーリング値
カットアウト値

設定範囲
CLSE−R5／CLSE−05／CLSE−10／CLSE−20／CLSE−40／CLSE−60
CLSE−R5：0.000 〜 5.000 （≦ フル入力値）
CLSE−05：0.00 〜 50.00 （≦ フル入力値）
CLSE−10：0.00 〜 100.00 （≦ フル入力値）
CLSE−20：0.00 〜 200.00 （≦ フル入力値）
CLSE−40：0.0 〜 400.0 （≦ フル入力値）
CLSE−60：0.0 〜 600.0 （≦ フル入力値）
CLSE−R5：0.000 〜 5.000 （≧ ゼロ入力値）
CLSE−05：0.00 〜 50.00 （≧ ゼロ入力値）
CLSE−10：0.00 〜 100.00 （≧ ゼロ入力値）
CLSE−20：0.00 〜 200.00 （≧ ゼロ入力値）
CLSE−40：0.0 〜 400.0 （≧ ゼロ入力値）
CLSE−60：0.0 〜 600.0 （≧ ゼロ入力値）-5.00 〜 +5.00（%）
0.9500 〜 1.0500-32000 〜 +32000-32000 〜 +32000
0.0 〜 5.0（%）

WL1MW1-CT4E仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

初期値
CLSE−R50.000

0.0000.00（%）
1.00000100001.0（%）

NS-9092 Rev.8 Page 4/10

形式：WL1MW1-CT4E■ Modbus 設定
項 目
伝送速度
パリティビット
ストップビット長

設定範囲
38400 ／ 19200 ／ 9600 ／ 4800 bps
奇数／偶数／なし
1 ビット／ 2 ビット

初期値
38400 bps奇数1 ビット

パネル図
アンテナコネクタ

Power920Link
920Run920ERRSD
RD

状態表示ランプ

保守メンテナンス用
コネクタ

スペック表示コンフィギュレータ設定用
コネクタ
CFG2

CFG1

通信ケーブルの配線■スレーブ機器との配線

終端抵抗本器

リモートユニット

リモートユニット

DA
DB
DG

DA
DB
DG
SLD
FE

DA
DB
DG
SLD
FE

終端抵抗注）両側のユニットには、必ず DA DB 間に 終端抵抗 を接続して下さい。

WL1MW1-CT4E仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-9092 Rev.8 Page 5/10

形式：WL1MW1-CT4E
端子配列
■ベース
12345
K1
K2
K3
K4 NC
678910
L1L2
L3L4 NC

端子番号123456789101112131415NC DB DA NC FE11617181920NC DG NC 24V 0V

信号名

機

能K1
K2
K3K4
NC
L1L2L3L4NC

入力 1 − K
入力 2 − K
入力 3 − K
入力 4 − K
未使用
入力 1 − L
入力 2 − L
入力 3 − L
入力 4 − L
未使用

端子番号11121314151617181920

信号名
NC
DBDA
NC
FE1NC
DG
NC
24V0V

機

能未使用
通信 DB
通信 DA
未使用
機能接地
未使用
通信 DG
未使用
供給電源 24V
供給電源 0V※ベースは別売りです。

Modbusファンクションコード
対応する Modbus ファンクションコードは以下のとおりです。
■ Data and Control Functions
CODE010203
0405
06
08
1516

NAME
Read Coil Status
Read Input Status
Read Holding Registers
Read Input Registers
Force Single Coil
Preset Single Register
Diagnostics
Force Multiple Coils
Preset Multiple Registers

Digital output from the slave（read ／ write）
Status of digital inputs to the slave（read only）
General purpose register within the slave（read ／ write）
Collected data from the ﬁeld by the slave（read only）
Digital output from the slave（read ／ write）
General purpose register within the slave（read ／ write）
Digital output from the slave（read ／ write）
General purpose register within the slave（read ／ write）■ Exception Codes
CODE010203
04050607NAME
Illegal Function
Illegal Data Address
Illegal Data Value
Slave Device Failure
Acknowledge
Slave Device Busy
Negative Acknowledge

Function code is not allowable for the slave
Address is not available within the slave
Data is not valid for the function

WL1MW1-CT4E仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-9092 Rev.8 Page 6/10

形式：WL1MW1-CT4E
Modbus I／O割付
Coil（0X）
Input（1X）

Input Register（3X）

Holding Register（4X）

ADDRESS
1〜16
1〜8
910
11
12
13〜16
123
4
5〜16
1〜16

DATA TYPE

III
I−−

DATA
予約（未使用）予約（未使用）アナログ入力 1 異常（入力範囲異常）
アナログ入力 2 異常（入力範囲異常）
アナログ入力 3 異常（入力範囲異常）
アナログ入力 4 異常（入力範囲異常）予約（未使用）Analog Input（アナログ入力 1）
Analog Input（アナログ入力 2）
Analog Input（アナログ入力 3）
Analog Input（アナログ入力 4）
予約（未使用）予約（未使用）注）上記以外のアドレスにはアクセスしないで下さい。誤動作等の原因になります。
■ DATA TYPE
I ：Integer 0 〜 65535■ステータス
1 ビット：入力状態を示します。
入力範囲異常（範囲外）
0：正常 1：異常

データ変換
■実量変換
CLSE−R5 は 1000 倍した値、CLSE−05、CLSE−10、CLSE−20 は 100 倍した値、CLSE−40、CLSE−60 は 10 倍した値を 16ビット（0 〜 65535）で表します。
■スケーリングしたアナログデータ（16 ビット）変換
150

スケーリング値 0 〜 100% に対して 0 〜 10000 がデータとなります。
入力 1（出力 1）
入力範囲は 0 〜 105%（0 〜 10500）で入力範囲外となった場合はまたは 10500に固定されます。
入力 02（出力2）■データ異常情報（1 ビット）
データ異常情報は 1 ビットです。
0：OFF
1：ON
0：OFF
1：ON

入力 3（出力 3）・・・入力16（出力16）WL1MW1-CT4E仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-9092 Rev.8 Page 7/10

形式：WL1MW1-CT4E
外形寸法図（単位：mm）

5）

（150）

●スリーブアンテナ使用の場合

R16（330）（1708045（4）72

DINレール（35mm幅）

７58957

本体取付用
ロックスライダ36※ベースは別売りです。

●ルーフトップアンテナ使用の場合
φ3φ1.280

本体取付用
ロックスライダ36

六角対辺幅8.0φ27約2500

DINレール（35mm幅）

WL1MW1-CT4E仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp※ベースは別売りです。

NS-9092 Rev.8 Page 8/10

形式：WL1MW1-CT4E
取付寸法図（単位：mm）

992−M4ねじ※ベースの取付寸法図です。

ブロック図・端子接続図
表示ランプ

アンテナコネクタ
保守メンテナンス用 USBコネクタ
コネクタ
コンフィギュレータ設定用 ステレオジャック
コネクタ
CT入力1

CT入力2

CT入力3

CT入力4

無線送受信
回
路

絶回

K1 1

縁路

制御
回路

L1 6

通回

12 DB

信路

13 DA
17 DG

K2 2
L2 7
K3 3

他のＭodbus機器へ入力
回路

電源
回路

19 24V DC
20 0V

L3 815 FE1

K4 411 NC

L4 914 NC

NC 516 NC

NC 1018 NC

供給電源

ベース

■入力部接続例
供給側k
クランプ式センサ
lKnLn

負荷側

WL1MW1-CT4E仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-9092 Rev.8 Page 9/10

形式：WL1MW1-CT4E●記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
●ご注文・ご使用に際しては、弊社ホームページの「ご注文に際して」を必ずご確認ください。
●本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法の規制をご確認の上、必要な手続きをお取りください。
安全保障貿易管理については、弊社ホームページより「輸出（該非判定）」をご覧ください。
お問合わせ先ホットライン：0120-18-6321

WL1MW1-CT4E仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-9092 Rev.8 Page 10/10