LC300/LC310/LC320
LC300/LC310/LC320 LOOP CONTROLLER

2/95/9

LC300/LC310/LC320ループコントローラは、1台で2ループの制御を行います。
各種制御・演算を機能毎にモジュール化する事により、システムに合わせ柔軟に対応します。
1台で2ループ制御に対応
PV値、SV値は個別スケーリングに対応

5/9

制御プログラムは専用のパソコン用
ソフトウェアで簡単に作成可能
制御出力はアナログ出力とパルス出力から設定選択可能
タッチパネル付カラー液晶採用
メンテナンス性を大幅に向上
Modbus TCP通信により、上位システムとの高速通信が可能（LC320のみ）任意の値をディジタル表示する指示計機能を内蔵（LC320のみ）
実スケール演算に対応（LC320のみ）

LC300/LC310/LC320 仕様比較

お客様の用途に応じて、LC300、LC310、LC320よりお選びください。
LC300
マイナス端子ディジタル出力

LC310

LC320

共通（AI,AO,DO,ERR）

個別（AI,AO,DO,ERR）

MV出力仕様10点

6点

PO出力仕様8点

DI用電源2点※最大6点

必要不要※設定によりPO出力をDO出力として使用可能

容易なメンテナンス
LC300/LC310/LC320は、前面ユニットなどが交換時期となった場合、ユニットを個別に交換することができます。また、MV出力
仕様はHMV出力ユニット＊を搭載することで、MV出力を遮断することなく機器の交換ができます。
＊ HMV出力ユニットはオプションです。
前面部は、IP55対応
粉塵・噴流水の環境下で安心してご使用頂けます。

交換時期通知機能
機器の運転時間を積算し、あらかじめ設定した期間を経 過し た 場 合 に 交 換 メッ
セージを液晶表示にてお知らせします。

前面ユニット
LCUF
本体ユニットLCUM
HMV 出力ユニット
LCUH

2/9

本機器の運転時間が交換時期に達しました
確認

本機器の運転時間が交換時期に達しました
確認

交換時期通知機能

01

LC300/LC310/LC320 LOOP CONTROLLER

LC300/LC310/LC320
1台で2つの制御グループを持ち、それぞれのグループには2つの制御ブロックを備えていますので、最大で4つの制御ブロックによる制御が可能です。
また、これらグループは、個別に制御運転／停止ができます。
PV値、SV値は制御ブロック個別にスケーリングが可能です。
豊富な入出力仕様
・制御入力 2点・制御出力 MV出力仕様 2点、PO出力仕様 最大4点・アナログ入力 5点

・アナログ出力 5点・ディジタル入力 10点・ディジタル出力（LC300）MV出力仕様 10点、PO出力仕様 8点・ディジタル出力（LC310）MV出力仕様 6点、PO出力仕様 2点5/9・ディジタル出力（LC320）MV出力仕様 6点、PO出力仕様 最大6点制御出力仕様をアナログ出力による連続出力(MV出力仕様)か、パルス出力による断続出力（PO出力仕様）から設定で選択可能です。
連続出力（MV出力仕様）では、万一機器が故障した時でも、安定した制御出力を得られるバックアップユニットがご使用できます（オプション）。
表示部にはタッチパネル付カラー液晶モジュールを採用しており、視認性、操作性に非常に優れています。
前面部は、IP55対応により、防塵、防水性に優れています。

プログラムビルダー ＬＣＰＢ
PCソフトウェアのプログラムビルダーLCPBを使用することで、LC300/LC310/LC320本
体を操作するよりも簡単に制御プログラムの作成が可能です。
パソコンと本体のUSB端子を接続することで、制御プログラムや設定値の書き込み、読み出し、ベリファイが可能です。
プログラムエリアへのコメント表示（最大100個まで可能）や、制御中の状態（計測値、制御値）をリアルタイムで表示することが可能です。
デバッグ機能により、本体への実入力がなくても、PV、AI、DIを模擬的に入力することで、プログラムのデバッグが可能です。
形式：LCPB［プログラムビルダー］別売品
USB ケーブル（プログラムビルダー付属）

パソコンと本体の接続図

プログラムビルダー
LCPB
別売品

パソコン
（付属 USB ケーブル 2m）

LC300/LC310/LC320 LOOP CONTROLLER

02

操作画面
入力/出力表示画面

計測表示画面(2画面)5/9

1次制御ブロック表示

現在の入力値(PV､AI)を定格に対する％で表示

SV増減スイッチ

2次制御ブロック表示

現在の入力(DI)の状態をON/OFFで表示

MV増減スイッチ

MV5倍速スイッチ

選択中のブロックを枠で表示、タグの色も変化

制御ブロック毎のPV､SV､MVについてバーグラフと数それぞれの入力／出力の値や状態を表示します。

値で表示します。
また、各制御ブロックの状態の表示や、アナログ量については定格に対する％で、ディジタル量SV、MVの操作もできます。

は入力の有/無を表示します。

画面の種類は、1画面/2画面/4画面があります。

トレンド表示画面(リアルタイム)

トレンド表示画面(ヒストリカル)

現在の時刻を表示

ポインタの時刻を表示

ポインタポインタを移動(×10)

ポインタ移動任意の値(4点)を数値とグラフで表示
任意の値(4点)をポインタの示す時刻について数値とグラフで表示
ヒストリカルトレンド
画面に切替えリアルタイムトレンド画面に切替え

予め設定された内容に基づき、トレンドデータの記録と表示を行います。
トレンド画面は4ページまであり、1つのトレンド画面で設定できる要素は4つまでです。
トレンド表示には、現在の時刻の値を表示する｢リアルタイムトレンド｣と、任意の時刻の値を表示する｢ヒストリカルトレンド｣の2種類があります。

03

LC300/LC310/LC320 LOOP CONTROLLER

LC300/LC310/LC320
操作画面
PIDチューニング画面

プログラム画面
現在のPV､SV､MV表示使用するグループを選択

SV値を変更可能演算ソフトの番号を設定

PV､SV､MVの推移をグラフ表示

入力先のアドレスを設定

PIDパラメータ表示

ページを切替え

タグ表示

PID制御のパラメータ(P､I､D)について、PV､SV､MV

制御プログラムの作成を行う事ができます。の値を数値とトレンドグラフで表示しながら設定を行うこ

タッチパネル操作により、簡単にプログラムの作成がでとができます。

きます。

SVについては、画面内で値の変更が可能です（LC320のみ）

設定画面

設定項目の記号と現在の設定値を表示

5/9

各種設定の確認や設定変更を行う事ができます。
タッチパネル操作により、簡単に設定値の変更ができます。

LC300/LC310/LC320 LOOP CONTROLLER

04

演算ブロック図

制御入力
アナログ入力ディジタル入力

入力の種類

出力の種類

入力（PV、AI、DI）

出力（MV、AO、ＤＯ）

定数

エラー

制御コマンド

運転状態

アラーム

運転モード R、A、M（LC320のみ）

制御出力
アナログ出力ディジタル出力

開度入力

演算ソフト群
1次制御

2次制御

1次PID制御

2次PID制御

1次比率演算その他演算ソフト

1次プログラム設定｢演算ソフト｣と呼ばれるブロック化されたソフトウェアを組み合わせる事で、様々な制御プログラムを作成する事ができます。
また、「 演 算ソフト」をあらかじめ組 合 せ 、用 途に応じてパッケ ージ化を図った「 演 算 モジュー ル 」もご用 意して います 。
（LC310/LC320のみ）
演算ソフトには、PID制御など予め決められた制御を行うもの以外にも、リニアライズ、進み･遅れ、むだ時間から、ランプ関数、四則演算、論理演算、スケーリング、指示計機能など幅広い種類の演算要素に対応しています。

アプリケーション例

水位一定制御制御グループ 1

LC300/LC310/LC320

制御グループ 2

AI1
MV1

MV2

PV1

AI2
PV2

FSDT

流量計

弁

給水側

05

LC300/LC310/LC320 LOOP CONTROLLER

水位センサー
流量計

弁

排水側

LC300/LC310/LC320
ブロックダイヤグラム

本体タッチパネル＋カラーLCD（バックライト付）

表示CPU

電

計測・制御CPU

LED、スイッチ

制御電源

源

DI/DO用供給電源

入／出力

PV、
ＡＩ、ＤＩ

MV出力

AＯ、DO、
PO（PO出力仕様の場合）
切替器

MV出力

LED、スイッチ

MV（MV出力仕様の場合）

切替えスイッチ

CPU

電

HMV出力ユニット

源

2つのCPUを搭載し計測･制御と表示処理を独立して行う事で、安定した計測･制御や表示操作に対応します。
MVのバックアップ出力として、HMV出力ユニットを内蔵する事ができます。
（MV出力仕様時のみ使用可能）
HMV出力ユニットは、万一本体が故障した場合でも、独立して安定したMV出力を各グループ個別に出力する事ができます。
また、本体は背面の結線を外すことなく、前面より機器の取外しや交換に対応していますので、HMV出力ユニットと組み合わせてご使用頂く事で、MV出力を遮断することなく機器の交換ができます。
Modbus TCP（Ethernet）

システム構成例

Modbus TCPに対応していますので、PLCやパソコンなど接続機器による制御･監視が可能です。
（LC320のみ）
PLC
パソコン

テスト機能

定格に対する％で設定した値を出力

交換時期通知機能
2/9

ボタンの状態を出力
本機器の運転時間が機器の運転時間が設定時期を過ぎると、計測表示画面にメッセージを表示

交換時期に達しました
確認

テスト出力画面(テスト機能)

交換時期通知画面

メンテナンス機能として、出力個別に任意の値を出力するテスト機能や、機器の運転時間を積算し、あらかじめ設定した期間を経過した場合に交換メッセージを表示する交換時期通知機能があります。

LC300/LC310/LC320 LOOP CONTROLLER

06

各部の構成4 ねじ端子（M3.5）
5/9

1 タッチパネル付カラー液晶

6モジュラージャック
Modbus TCP
オプション付（LC320のみ）

5

34Pコネクタ
コネクタカバー付

2 操作スイッチ

3 LED（ERR）

正面図

背面図

10 前面ユニット

7 USBコネクタ

8 HMV出力ユニット

9 本体ユニット

9 本体ユニット

HMV出力ユニット付

HMV出力ユニットなし

正面図［前面ユニットを開けた状態］

07

LC300/LC310/LC320 LOOP CONTROLLER

LC300/LC310/LC320
機能原理図［例］LC320 MV出力仕様

タッチパネル付
カラー液晶

グループ1

グループ2

1次制御ブロック

1次制御ブロック

制御入力（PV）
×2
アナログ入力（AI）
×5

M3.5ねじ端子

ディジタル入力（DI）×10
2次制御ブロック
操作スイッチ

USB
コネクタ

LED

2次制御ブロック

制御出力（MV）
×2
アナログ出力（AO）
×5

通信出力１（USB）
×1

最大使用可能演算ソフト：200

ディジタル出力（DO）
×6

34Pコネクタ

警報出力（ERR）
×1

HMV出力ユニット（MV出力バックアップ）［オプション］

通信出力2（Modbus TCP）
×1
［オプション］

パソコン

モジュラー
ジャック
Modbus TCP

上位機器プログラムビルダー

名称

用①タッチパネル付カラー液晶②操作スイッチ

各種計測値の表示、プログラムや設定値の設定及び表示を行います。
タッチパネル付のため、画面上での様々な操作が行えます。

[MODE]

カラー液晶表示を計測表示画面から表示画面選択に切り替えます。

[MAIN]

カラー液晶表示を計測表示画面に戻します。

[GROUP]

選択表示中の画面を、もう一つのグループに切替えます。

[BLOCK]

選択表示中の画面を、もう一つの制御ブロックに切替えます。

[R][A][M]

選択表示中の制御ブロックの運転モードを切り替えます。

③ LED（ERR）

機器の異常が発生すると点灯します。（赤色）④ねじ端子（M3.5）

制御電源、入力 / 出力配線用のねじ端子です。

⑤ 34P コネクタ

入 / 出力用のコネクタです。

⑥モジュラージャック⑦ USB コネクタ

⑧ HMV 出力ユニット⑨本体ユニット⑩前面ユニット途

Modbus TCP 通信用のコネクタです。（LC320 のみ）
Modbus TCP オプション無しの場合は付きません。
パソコン接続用のコネクタです。
プログラムビルダー（PC ソフト､ 別売品）と通信を行う際に使用します。
MV 出力のバックアップユニットです。
MV 出力仕様時のみオプションとして使用することができます。
電源部と計測部のユニットです。
HMV 出力ユニットの有無で形状が異なります。
表示部とスイッチ部のユニットです。

LC300/LC310/LC320 LOOP CONTROLLER

08仕様
制御演算機能項機 能LC300
LC310/LC320
1 次制御ブロック：PID 制御、比率演算、プログラム設定 から 1 つ選択（グループ個別）
2 次制御ブロック：PID 制御
種類：LC300：83 種類、LC310：84 種類、LC320：102 種類
積算、比較選択、リニアライズ、開平演算、入力切り換え、むだ時間、進み ･ 遅れ、リミット、パルス発生、タイマ、ランプ関数、アナログ平均、デッドゾーン、四則演算、アラーム、移動平均、論理演算など
ステップ数：200 ステップ
0.1 ～ 0.5 秒
1〜200
1〜25
26〜50 51〜100 101〜150 151〜200
0.1〜0.5 0.2〜0.5 0.3〜0.5 0.4〜0.5
0.5
0.1〜0.5

目

制御タイプ
演算ソフト
演算周期
プログラムステップ数
演算周期設定範囲（s）

入 / 出力仕様
機

項 目

LC300
AC100 ～ 220V（AC85 ～ 264V）50/60Hz 28VA
または、DC24V（DC20 ～ 30V）15W 注文時ご指定

制御電源DI/DO用供給電源
制御入力
アナログ入力ディジタル入力
MV出力仕様PO出力仕様アナログ出力MV出力仕様ディジタル出力

LC310/LC320
AC100 ～ 220V（AC85 ～ 264V）50/60Hz 28VA、
DC100 ～ 220V（DC85 ～ 264V）28W共用または、
DC24V（DC20 ～ 30V）15W 注文時ご指定

DI/DO用の補助電源入力－
DC24V（DC20 ～ 30V）、26W（最大）DI/DO用の補助電源出力（機器の内部より供給）－
DC24V（DC20 ～ 30V）、40mA以下
2点 DC0 ～ 5V、DC1 ～ 5V、DC0 ～ 10V（1MΩ） 入力相互間及び内部回路と絶縁（AC500V）
5点 DC0 ～ 5V、DC1 ～ 5V、DC0 ～ 10V（1MΩ） 入力相互間及び内部回路と非絶縁
10点 無電圧接点またはトランジスタ接点入力 内部回路と絶縁（AC500V）
2点（MV） DC4 ～ 20mA（600Ω以下） 出力相互間及び内部回路と絶縁（AC500V）
4点（PO） トランジスタオープンコレクタ出力
0 ～ 4点（PO）※ 無電圧接点：1a接点
内部回路と絶縁（AC500V）
出力相互間及び内部回路と絶縁（AC500V）
DC30V 100mA（抵抗負荷）
AC・DC100/110V 100mA（抵抗負荷/誘導負荷）
5点 DC0 ～ 5V、DC1 ～ 5V、DC0 ～ 10V（15kΩ以上） 出力相互間及び内部回路と非絶縁
10点
6点
無電圧a接点
トランジスタ・オープンコレクタ出力
2 ～ 6点
出力相互間及び内部回路と絶縁（AC500V）
8点
内部回路と絶縁（AC500V）
AC・DC100/110V 100mA※
DC30V 100mA（抵抗負荷）
1点
1点 （抵抗負荷/誘導負荷）

DI/DO用電源

制御出力（注文時ご指定）

能PO出力仕様

警報出力
通信出力 1
通信出力 2

1点
1点

プログラムビルダー 動作環境
項 目
パソコン
対応OS
CPU
必要メモリ
HDD
ディスプレイインターフェース
通信ポート
その他

USBミニ（B） USB2.0 12Mbps プログラムビルダー（パソコン）と接続
RJ-45 Modbus TCP 10M/100Mbps（LC320のみ）※ LC320 時は設定により PO 出力と DO 出力が選択できます。

要求内容
PC-AT 互換機
Windows 7 (32bit/64bit) / Windows 8.1 (64bit) / Windows 10 (32bit/64bit) / Windows 11 (64bit)
32 ビットプロセッサ：1GHz 以上 64 ビットプロセッサ：1.6GHz 以上
32 ビット：1GB 以上 64 ビット：2GB 以上
400MB 以上の空き容量
解像度 1024 × 768 以上、High Color（65536 色）以上
USB2.0USB（A）の空きポート×1
CD/DVD ドライブ、マウス、キーボード

ループコントローラ

LC300/LC310/LC320－①②③④⑤－⑥⑦⑧
形名
仕様コード1
①制御出力
②制御電源
③コネクタ
④HMV出力
ユニット
⑤通信出力

コード記号
F
12
10101

仕様コード1仕仕様コード2様

MV・PO出力共通
AC100 ～ 220V（AC85 ～ 264V）50/60HzDC100 〜 220V（DC85 〜 264V）※1DC24V（DC20 ～ 30V）
ヒロセ製1600シリーズ
なし
あり
なし
Modbus TCP 通信出力 ※2

仕様コード2⑥H2Sガス対策⑦コネクタ
ケーブル⑧コネクタ
ケーブル長[m]コード記号01012012345Z

仕 様なし
ありなし
片側バラ線
片側コネクタ（ヒロセ製：HF3BA）
なし
1m
1 〜 5m以外はその2m他とし、別途ご指定3mください。
4m（Max 10m）
5m
その他※1DC100 〜 220VはLC310のみ対応※2 LC320のみ対応

プログラムビルダー

09

LCPB

LC300/LC310/LC320 LOOP CONTROLLER

形名● USBケーブル2m付属

ご注文時の指定事項● 形名、仕様コード、台数

端子配列

LC300
MV出力仕様PO出力仕様～～同じ名称の端子は内部で接続されています。

～～

同じ名称の端子は内部で接続されています。

L C 3 1 0 / L C 32 0
MV出力仕様PO出力仕様※・同じ名称の端子は内部で接続されています。
・AI1～5（－）とAO1～5（－）の端子は内部で接続されています。

・同じ名称の端子は内部で接続されています。
・AI1～5（－）とAO1～5（－）の端子は内部で接続されています。
※ PO出力とDO出力は設定で選択可能です。
（LC320のみ）

LC300/LC310/LC320 LOOP CONTROLLER

10外形寸法図端子カバーを省略した状態

HMV出力ユニット付き

HMV出力ユニットなし

前面ユニットを開けた状態

パネルカット

安全に関するご注意● 本製品を使用するに当たりましては、専門知識が必要です。取扱説明書を参照の上、正しい取扱をしてください。
● 結線は結線図を十分に確認の上、行って下さい。
注意● 活線作業は、禁止して下さい。感電・機器の故障・焼損・火災の原因となります。

計測システムの総合メーカ

DAIICHI ELECTRONICS CO.,LTD.
本社〒121-8639 東京都足立区一ッ家一丁目11番13号
03(3885)2411(代)FAX 営業部03(3858)3966 技術センター03(3850)4004

京都営業所〒610-0114 京都府城陽市市辺西川原1-19

千葉事業所〒298-0134 千葉県いすみ市行川446-1

0774(55)1391(代) FAX 0774(54)1353
0470 (86)3815 FAX 0470(86)3805

URL https://www.daiichi-ele.co.jp/■第一エレクトロニクス
企画・編集／㈱第一エレクトロニクス＜令和5年10月発行＞※ カタログ掲載内容については、製品改良のため予告なしに変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
4a401bf
98-127k