価格の改定を実施させていただくことがございます。
最新価格につきましては、お問い合わせ下さい。

形式：M5XWTU
超小形端子台形信号変換器 M5X・UNIT シリーズ

電力マルチ変換器（PCスペック形、補助電源不要）
主な機能と特長●超小形電力変換器●電流センサは5～600AまでのクランプCTを使用●単相2線、単相3線、三相3線の結線に対応●密着取付可能●電源表示LED搭載●補助電源不要

・電流出力：0～20mA DC
・電圧出力：-5～+5V DC
・電圧出力：-10～+10V DC
2：パルス／警報出力
3：Modbus通信②付加コード◆オプション仕様
無記入：なし／Q：あり（オプション仕様より別途ご指定下さい。）

オプション仕様

259741（mm）

形式：M5XWTU－11①②価格
基本価格 35,000円
加算価格
・オプション仕様により加算あり。

◆コーティング（詳細は、弊社ホームページをご参照下さい。）／C01：シリコーン系コーティング ＋1,000円／C02：ポリウレタン系コーティング ＋1,000円／C03：ラバーコーティング ＋1,000円◆端子ねじ材質／S01：ステンレス ＋500円◆出荷時設定／SET：仕様伺書（図面番号：NSU-2768）通りに設定 +0円

関連機器
・コンフィギュレータ接続ケーブル（形式：COP－US）
・コンフィギュレータソフトウェア（形式：PMCFG）
コンフィギュレータソフトウェアは、弊社のホームページよりダウンロードが可能です。
・クランプ式交流電流センサ（形式：CLSE）

機器仕様
ご注文時指定事項
・形式コード：M5XWTU－11①②①、②は下記よりご選択下さい。
（例：M5XWTU－113／Q）
・オプション仕様（例：／C01／S01／SET）

種類
1：単相2線式、単相3線式、三相3線式

入力
1：240V AC／CLSE
クランプ式交流電流センサは下記から選択可能
CLSE（5A、50A、100A、200A、400A、600A）
5Aタイプは二次CTとしても使用可能①外部インタフェース
1：アナログ出力
下記内容が選択・設定可能

構造：小形端子台構造
接続方式：M3.5ねじ端子接続（締付トルク 0.8N･m）
端子ねじ材質：鉄にニッケルメッキ（標準）または、ステンレス
ハウジング材質：難燃性黒色樹脂
アイソレーション：電流入力・電圧入力－アナログ出力・パルス出力・Modbus間■計測項目
・電圧：R－S、S－T、T－R
・電流：R、S、T・有効電力
・無効電力
・皮相電力
・力率
・周波数
・電力量：受電／送電・無効電力量：受電／送電／遅れ／進み・皮相電力量・デマンド電力・デマンド無効電力・デマンド皮相電力
M5XWTU仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-2768 Rev.4 Page 1/5

形式：M5XWTU
・デマンド電流：R、S、T・高調波
総合歪率、含有率（2～31次）
電圧：R－S、S－T、T－R
電流：R、S、T・各最大値、最小値
簡易計測モード：電圧値および力率を固定値として、電流値から電力を演算
電源表示ランプ：緑色LED、変換器の動作状態をLEDの表示パターンで表示

Modbus仕様
通信方式：半二重非同期式無手順
通信規格：TIA／EIA-485-A準拠
伝送距離：500m以下
伝送速度：1200、2400、4800、9600、19200、38400bps（標準出荷時設定：38400bps）
制御手順：Modbus-RTU
ノードアドレス設定：1～247（標準出荷時設定：1）
パリティ：なし、偶数、奇数（標準出荷時設定：奇数）
ストップビット：1、2（工場出荷時設定：1）
ノード数：最大31台（マスタ除く）
伝送ケーブル：シールド付より対線（CPEV-S 0.9φ）
内蔵終端抵抗：110Ω

入力仕様
周波数：50／60Hz共用（45～66Hz）●電圧側
定格電圧：240V AC
入力範囲：80～260V AC（単相3線時の相電圧範囲は80～130V）
概略消費VA
・P1－P2端子間：3VA（内部回路消費電力）以下
・P2－P3端子間：電圧2／1.5MΩ VA以下
PT使用時の一次側電圧設定可能範囲：50～400 000V
●電流側
電流センサ（標準出荷時設定：CLSE－R5）
CLSE－R5：0～5A ACCLSE－05：0～50A AC
CLSE－10：0～100A AC
CLSE－20：0～200A AC
CLSE－40：0～400A AC
CLSE－60：0～600A AC
入力範囲：定格の0～120%
カットアウト電流：0～99.9%（標準出荷時設定：1%）
一次側電流設定可能範囲：1～20 000A
（CLSE－R5使用時のみ、コンフィギュレータから設定可能）

出力仕様■アナログ出力
標準出荷時設定は電流出力 4～20mA
種類
・電流出力：0～20mA DC
・電圧出力：-10～+10V DC
・電圧出力：-5～+5V DC（3タイプをディップスイッチとPCにて切替）
出力対象：電圧、電流、各種電力、力率、周波数、高調波電圧、高調波電流●電流出力 出力レンジ 0～20mA DC
出力範囲：0～23mA DC
最小スパン：1mA
許容負荷抵抗：550Ω
●電圧出力 出力レンジ -10～+10V DC
出力範囲：-11.5～+11.5V DC
最小スパン：1V
許容負荷抵抗：負荷電流が1mA以下になる抵抗値（例：0～10V DCの場合 10V÷1mA＝10kΩ）●電圧出力 出力レンジ -5～+5V DC
出力範囲：-5.75～+5.75V DC
最小スパン：500mV
許容負荷抵抗：負荷電流が1mA以下になる抵抗値（例：1～5V DCの場合 5V÷1mA＝5000Ω）■パルス／警報 出力
パルスに割り当て可能な出力要素: 各種電力量
警報に割り当て可能な出力要素：電圧、電流、各種電力、力率、周波数、各種デマンド電力、デマンド電流、高調波電圧、高調波電流出力タイプ：フォトMOSリレー
定格負荷：ピーク160V 150mA AC／DC
オン抵抗：8Ω以下
開路時漏れ電流：2μA以下

設置仕様
使用温度範囲：-20～+65℃
使用湿度範囲：30～90%RH（結露しないこと）
使用周囲雰囲気：腐食性ガス、ひどい塵埃のないこと
取付：DINレール取付
質量：約80g

性能
入力精度＊1・電圧：±0.5% ＊2・電流：±0.5% ＊2
・電力：±0.5% ＊2・力率：±1.5%・周波数：±0.5Hz
・電力量：±2%（力率 0.5以上、入力 10%以上）＊1、センサの精度は含まれていません。センサと組合わせたと
M5XWTU仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-2768 Rev.4 Page 2/5

形式：M5XWTU
きの精度は、センサの精度を加算します。
＊2、定格入力に対しての精度。単相3線時の中性線電流、三相3線時のS線電流は、入力1%以上の精度。
アナログ出力精度：
設定値スパンに対する出力精度は以下の式で表されます。
出力精度＝（出力レンジ÷出力設定値スパン）×0.02%
ただし電流出力は出力精度＝（出力レンジ÷出力設定値スパン）×0.04%例) 電流出力 4～20mAの場合
出力精度＝（20mA÷16mA）×0.04％＝0.05％ となります。
トータルの精度はさらに入力精度とセンサ誤差が加算されます。
温度係数：±0.0075%／℃
データ更新周期：500ms以下
アナログ出力応答時間：1.5s以下（0→99％）
絶縁抵抗：100MΩ以上／500V DC
耐電圧：電流入力・電圧入力－アナログ出力・パルス出力・Mod
bus－大地間
2000V AC 1分間

パネル図
■左側面図
アナログ出力時■前面図

Modbus通信時
アナログ出力設定用
ディップスイッチ
1On 2345SW1 6

電源表示ランプ
Modbus用終端抵抗
接続スイッチTerm On

コンフィギュレータ
接続用ジャック

結線図
システム／
アプリケーションシステム／
アプリケーション

結線図

P1 P2

電源側
R
Nkl

K

L

P1 P2

電源側
R
N

U

負荷側

単相3線
三相3線

電源側
R R
S N
T T

u
kl

KL

電源側 U
R R
S N
T T

負荷側vv

u

VVU

負荷側

kl

K

L kl

KL

3K COMP1 P2 P3 1K

1K COMv
V

3K COMP1 P2 P3 1K

1K COM単相2線u

結線図

負荷側kl

K

L klKL

注）CTはCLSEを使用して下さい。
低圧回路では接地は不要です。
簡易計測モード時（電圧値および力率は固定）も内部電源生成のためP1−P2間に電圧を印加する必要があります。

M5XWTU仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jpNS-2768 Rev.4 Page 3/5

形式：M5XWTU
通信ケーブルの配線■HOST PCとの配線※1終端抵抗HOST PC

本器

DADB
DG
SLD
FGDA
DB

終端抵抗※1※1、内蔵の終端抵抗を使用する場合、終端抵抗接続スイッチをONにして下さい。

外形寸法図（単位：mm）・端子番号図
7.3

8ーM3.5 端子ねじ

DINレール（35mm幅）
取付の場合

1 294

3 45 637 82541（3.3）
・密着取付可能ブロック図・端子接続図
Modbus用終端抵抗接続スイッチ
または
アナログ出力レンジ切替スイッチ電源表示ランプ

1K 1
電流センサ

演算回路

3K 2
COM 3

絶回

縁路

出力
回路

5 ＋6 −

アナログ出力DOa
DOb

パルス／警報出力

DADBModbus

受信抵抗
保護抵抗

P1 7
電圧入力

P2 8電源回路

P3 4コンフィギュレータ
接続用ジャック

ステレオジャック

M5XWTU仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-2768 Rev.4 Page 4/5

形式：M5XWTU●記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
●ご注文・ご使用に際しては、弊社ホームページの「ご注文に際して」を必ずご確認ください。
●本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法の規制をご確認の上、必要な手続きをお取りください。
安全保障貿易管理については、弊社ホームページより「輸出（該非判定）」をご覧ください。
お問合わせ先ホットライン：0120-18-6321

M5XWTU仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-2768 Rev.4 Page 5/5