コンクリート構造物断面修復用モルタル（耐硫酸タイプ）

U-アシテクトAP◆ 日本下水道事業団「下水道コンクリート構造物の腐食抑制及び防食技術マニュアル」の断面修復用モルタルの品質規格 適合

U-アシテクトはMUマテックス㈱の登録商標です

U-アシテクトAPは下水道施設などの補修に適した耐硫酸性のある断面修復用ポリマーセメントモルタルです。
防食被覆層の下地コンクリートの補修に最適です。
■ 特長

・ 作業性

オールプレミックスタイプ(１材)のため、現場では水と混ぜるだけです。

・ 施工性

コテ塗り作業性に優れ、壁面に一日で塗り厚20ｍｍの施工が可能です。また、吹付けによる施工も可能です。

・ 耐硫酸性

硫酸腐食に対する抵抗性が高く、下水道施設などの硫酸腐食が懸念される箇所の補修に最適です。

■ 主な用途・ 下水道施設などの硫酸腐食により劣化したコンクリート構造物の断面修復。

■ 標準配合、荷姿等
※１

標準施工量
※2（10mm厚ロスなし ）水

1袋あたり25kg

3.6〜4.3kg

13.5ℓ

1.35m

1㎥あたり1,852kg

267〜318kg

1,000ℓ100m

合練上がり量※１U-アシテクトAP

配22※1：水量及び練上がり量は、練り混ぜ方法、季節（気温、水温等）により変動します。
※2：実際の施工では、施工方法に応じた適切なロス率10〜20%を考慮して、必要量を計算してください。

25kg 袋■ 性能試験結果例
試験結果

規格値

試験方法

2.15

̶

JIS A 1171

材齢3日

7.7

3.0以上

材齢28日

10.9

7.0以上

材齢3日

34.0

25.0以上

材齢28日

64.6

45.0以上

材齢28日

2.5

1.5以上

−0.06

−0.1以上

+5.6

±10.0

2.7

3.0以下

試験項目
単位容積質量 (kg/ℓ)

曲げ強度（N/mm ）2

圧縮強度 (N/mm )2

接着強さ (N/mm )2

長さ変化率 (%)

耐硫酸性

重量変化率（％）
硫酸浸透深さ（mm）

5％硫酸28日浸漬後※ 本試験結果は弊社試験室（20℃±2℃）において測定した試験結果の代表的数値です。

「下水道コンクリート構造物の腐食抑制及び防食技術マニュアル」の断面修復用モルタルの品質規格

コンクリート構造物断面修復用モルタル（耐硫酸タイプ）■ 施工方法U-アシテクトAP

施工前に、必ず施工要領書及び SDS をお読みください。

1. 下地処理2. 混 練3. 塗付け4. 養 生•脆弱部除去•ハンドミキサー練り•左官工法•養・劣化した脆弱部分等をはつり取り、健全なコンクリート面を露出させてください。
施工面は、圧縮エア、高圧洗浄水等で清掃してください。

・撹拌羽根は、カゴ型タイプとしてください。但し、アルミ製は使用しないでください。

・下地との密着性を確保するため、最初はドカ付けせず、5mm程度の下ごすりを行い、その後所定の厚さに仕上げてください。

・降雨、通風、結露、凍結、急激な乾 燥 に 注 意し、換 気 、シート掛け等の適切な養生を行ってください。

・欠 損 が 大 き い 場 合 は 、ア ンカー、メッシュの取り付け等はく落防止対策を行ってください。

・ハンドミキサーを回転させながら、「U-アシテクトAP」を徐々に投入し、所定量全量投入後、３分間均一に練り混ぜてください。

・２回 以 上 の 塗り重ねで所 定 の厚さに仕上げる場合は、下地の硬化具合を確認して行ってください。

・養生期間中は、振動や衝撃等を与えないように注意してくだ
さい。

•防錆処理
・鉄筋が錆びている場合は、ケレン等により錆を落とし、「 U-ペーストⅡ」を使用して防錆処理を行ってください。

•吸水調整処理
・下地コンクリート面が乾燥し、吸水が著しい場合は、「U-プライマ ー H D 」の３倍 希 釈 液を刷毛等で塗布してください。

・練り混ぜ容器に所定の上水を計量してください。

※ モルタルの温度は5℃〜３５℃の範囲となるように調整してください。モルタルを加温・冷却することは絶対にしないでください。

•モルタルミキサー練り・ミキサーの混練容量に応じた所定量の材料をミキサーに投入し、材料をほぐすため30秒程度空練りを行ってください。
・計量した上水を投入し、1分間混練した後、ミキサー内壁や羽根に付着したモルタルを掻き落とし、さらに2分間混練してください。

生•吹付け工法・モルタルを圧送する前に必ずセメントペースト（ノロ）をポンプおよび圧 送ホース内に通しておいてください。
・施 工 部 位 、施 工 厚 み 等に応じ適切な吹付けノズルを選定し、圧 縮エアとスクイズポンプを用いて吹付けます。
・一層目は5mm程度の粗吹きを行い、その後 所定の厚さに吹付けてください。
・最終層の吹付けは10mm程度で吹付け、コテ仕上げを行ってください。

使用上の留意事項◆ 取扱い時の注意事項◆ 施工上の留意事項
施 工 中 および 施 工 後 の 気 温 が５℃未 満となる恐 れが ある場 合 は 、施 工を中 止 するか 、保温、採暖等により凍結防止措置を必ず講じてください。
高温時の施工では、モルタル温度が上昇し、可使時間が短くなる場合があります。
施工前の試し練り等により、施工に必要な可使時間を確認してください。
現場で、弊社指定材料以外の材料（砂、セメント等）の追加混合は避けてください。
一旦開封した製品は、即日中に使い切ってください。
製 品は、所 定 の 使 用 期 限 内でご使 用 願 います。製 品 の 使 用 期 限は、そ れぞ れの 施 工要領書をご確認ください。
ご使用後の器具類は、直ちに水洗いしてください。

使 用 前に、施 工要 領 書 等 の 取 扱 い 説 明 書を必ずお読 みください 。
取 扱 い の 際は、必 ず 保 護メガネ、防 護マスク、ゴム手 袋 等 の 保 護 具を着 用し、目や皮 膚 へ の 付 着 、口からの 吸 引を防止してください 。
◆ 廃棄上の注意事項
使 用 済 み 製 品を廃 棄する場 合は、内 容 物・容 器を都 道 府 県 知 事 の 許 可を受けた
専 門 の 産 業 廃 棄 物 処 理 業 者に処 理をご依 頼ください 。
施 工 中に発 生した排 水 等は、水 質 汚 濁 防 止 法 等 の 関 係 法 規・条 例に基づき廃 棄してください。
※詳細につきましては、各製品のSDS( 安全データシート) を必ずお読みください。

◆ 保管上の留意事項
保 管は、パレット積 み 等により、地 面 、床 面から１０c m 以 上 の 隙 間を確 保し、雨 露 の掛からない、湿気の少ない場所で保管してください。
プライマー、エマルジョン等の水系材料は、低温時に凍結しないよう注意願います。
※詳細につきましては、各製品の施工要領書および技術資料を必ずお読みください。

本カタログ記載内容についての注意事項◆ 本カタログの記載内容は、予告無しに仕様や記載事項を変更する場合がありますので、予めご了承願います。
◆ 本カタログ記載の性能、物性等の諸データ値は、弊社実験による測定値であり、その数値、性能を保証するものではありません。
◆ 製品の性能は、環境条件や使用方法等により本カタログ記載内容と異なることがあります。事前に使用目的に応じた施工テストを行い、製品の適合性と安全性を確認してください。

リニューアル営業部〒105-0023 東京都港区芝浦1丁目2番3号シーバンスS館10階
Tel : 03 - 5419-6209 Fax: 03- 5419-6269

https://www2.mu-cc.com/ubekenzai/

東 京 支 店 〒105-0023 東京都港区芝浦1丁目2番3号 シーバンスS館10階 Tel: 03-5419-6209
大 阪 支 店 〒 530-0057 大阪市北区曽根崎2-5-10梅田パシフィックビル6階 Tel: 06-4309-5826
名古屋支店 〒 460-0008 名古屋市中区栄3-1-1広小路本町ビルディング5階 Tel: 052-265-5840
広 島 支 店 〒 730-0031 広 島 市 中 区 紙 屋 町 2-1-22 広島興銀ビル8階 Tel: 082-244-7234
九 州 支 店 〒 810-0001 福岡市中央区天神1-2-12 メットライフ天神ビル8階 Tel: 092-781-2309
東北営業所 〒 980-0014 仙 台 市 青 葉 区 本 町 2 - 2 - 3 鹿 島 広 業ビ ル 8階 Tel: 022-262-6235
札幌営業所 〒 007-0801 札 幌 市 東 区 東 苗 穂 一 条 1 - 2 - 4 4 Tel: 011-784-8183

販売取扱店

2023. 10. 1000 E