令和５年 10 月報告書（案）東北電力株式会社 東通原子力発電所
令和５年度（第２四半期）
原子力規制検査報告書（原子力施設安全及び放射線安全に係る基本検査）（案）

令和５年 10 月
実用炉監視部門
専門検査部門令和５年 10 月報告書（案）目 次
１．実施概要 ............................................................................................................................................................ 1
２．運転等の状況 ................................................................................................................................................... 1
３．検査結果 ............................................................................................................................................................ 1
４．検査内容 ............................................................................................................................................................ 2
別添１ 確認資料
１ 日常検査 ....................................................................................................................................... 別添 1-1
２ チーム検査 ..................................................................................................................................... 別添 1-7

令和５年 10 月報告書（案）

１．実施概要（１）事業者名：東北電力株式会社（２）事業所名：東通原子力発電所（３）検査期間：令和５年７月１日～令和５年９月 30 日（４）検査実施者：東通原子力規制事務所
白井 文雄
山本 俊一郎
鈴木 雄二
原子力規制部検査グループ専門検査部門
佐山 洋
杉山 久弥
検査補助者：東通原子力規制事務所
里信 修一
佐藤 忠義

２．運転等の状況号機

電気出力（万 kW）

１号機

110.0

検査期間中の運転、停止、廃止措置及び建設の状況
停止中

３．検査結果検査は、検査対象に対して適切な検査運用ガイド（以下単に「ガイド」という。）を使用して実施した。検査対象については、原子力検査官が事前に入手した現状の施設の運用や保安に関する事項、保安活動の状況、リスク情報等を踏まえて選定した。検査においては、事業者の実際の保安活動、社内基準、記録類の確認、関係者への聞き取り等により活動状況を確認した。
ガイドは、原子力規制委員会ホームページに掲載されている。
第２四半期の結果は、以下のとおりである。
３．１ 検査指摘事項等
検査指摘事項等なし
３．２ 検査継続案件
検査継続案件なし

1令和５年 10 月報告書（案）

４．検査内容４．１ 日常検査（１）BM1040 ヒートシンク性能
検査項目 ヒートシンク性能
検査対象
１）取水路点検（２）BM0100 設計管理
検査項目 設計管理の適切性
検査対象
１）固体廃棄物貯蔵所増容量工事【検査未了】（３）BM0110 作業管理
検査項目 作業管理
検査対象１）原子炉補機冷却海水系に係るアイソレーション管理
２）純水移送ポンプ分解点検
３）原子炉補機冷却水系水張りに係る不適合の管理【検査未了】
４）原子炉補機冷却水系ポンプ検査（４）BO0010 サーベイランス試験
検査項目 標準的な検査
検査対象
１）中央制御室再循環送風機手動起動試験（５）BO1020 設備の系統構成
検査項目 標準的系統構成
検査対象
１）中央制御室非常用換気空調系に係る系統構成（６）BO1040 動作可能性判断及び機能性評価
検査項目 動作可能性判断及び機能性評価
検査対象
１）中央制御室再循環送風機手動起動試験（７）BE0010 自然災害防護
検査項目 自然災害防護2令和５年 10 月報告書（案）

検査対象
１）構内排水路点検（８）BE0020 火災防護
検査項目 四半期検査
検査対象
１）消火ポンプの保守管理
２）消防車両の保守管理
検査項目 年次検査
検査対象１）総合消防訓練（９）BE0030 内部溢水防護
検査項目 内部溢水防護
検査対象
１）海水熱交換器建屋水密ハッチ定期点検（10）BR0010 放射線被ばくの管理
検査項目 放射線被ばくの管理
検査対象
１）小物物品搬出モニタによる持ち出し物品の管理（11）BR0070 放射性固体廃棄物等の管理検査項目 放射性固体廃棄物等の管理
検査対象
１）ドラム缶及びボックスパレットの管理
検査項目 放射性廃棄物でない廃棄物
検査対象
１）固体廃棄物貯蔵所避難誘導灯の廃棄物としての処理

４．２ チーム検査（１）BR0020 放射線被ばく評価及び個人モニタリング
検査項目 放射線被ばく評価及び個人モニタリング
検査対象3令和５年 10 月報告書（案）１）内部被ばくの評価活動（２）BR0030 放射線被ばくＡＬＡＲＡ活動検査項目 放射線被ばくＡＬＡＲＡ活動
検査対象
１）濃縮廃液貯蔵タンク外観点検における被ばく低減対策（３）BR0040 空気中放射性物質の管理と低減
検査項目 空気中放射性物質の管理と低減
検査対象
１）低電導度廃液系（Ｋ12）弁分解点検における空気中放射性物質濃度の管理（４）BR0050 放射性気体・液体廃棄物の管理
検査項目 放射性気体・液体廃棄物の管理
検査対象
１）排気筒からの放射性気体廃棄物の放出に関するトリチウム回収装置の温度監視
２）放射性液体廃棄物の放出管理活動（５）BR0080 放射線環境監視プログラム
検査項目 放射線環境監視プログラム
検査対象
１）モニタリングポストによる空間線量率等の監視活動（６）BR0090 放射線モニタリング設備
検査項目 放射線モニタリング設備
検査対象１）エリア放射線モニタの監視活動
２）ダスト放射線モニタのダスト放射性物質濃度評価手法

4令和５年 10 月報告書（案）別添１ 確認資料
１ 日常検査（１）BM1040 ヒートシンク性能
検査項目 ヒートシンク性能
検査対象
１）取水路点検
資料名・保全項目説明書（土木建築課）（個－東－土－24）
・点検計画予実績表（第４保全サイクル 2022 年度，2023 年度）（2023 年３月（制定）
土木建築課）
・施工計画書・安全管理計画書（工事件名：東通原子力発電所復水器冷却用水路
点検清掃他工事）（発行日：2023 年５月 19 日）
・土木構造物点検記録表（構造物名：取水口（Ａ系）、点検月日：2023 年８月２日）
・土木構造物点検記録表（構造物名：取水路（Ａ系）、点検月日：2023 年８月２日）
・土木構造物点検記録表（構造物名：海水ポンプ室（Ａ系）、点検月日：2023 年８月２日）
・土木構造物点検記録表（構造物名：補機冷却海水系取水路（Ａ系）、点検月日：2023 年８月２日）
・土木構造物点検記録表（構造物名：熱交換器建屋取水槽（Ａ系）、点検月日：2023年８月２日）（２）BM0100 設計管理
検査項目 設計管理の適切性
検査対象
１）固体廃棄物貯蔵所増容量工事【検査未了】
資料名
資料なし（３）BM0110 作業管理
検査項目 作業管理
検査対象
１）原子炉補機冷却海水系に係るアイソレーション管理
資料名・保全作業および隔離運用手順書（原７－５－機７（東通））・定事検業務の手引き（個－東－発－25）・定事検時手順書作成および運用の手引き（個－東－発－23）・定事検時水抜き手順 １号機安全維持点検（８回目）（系統名：ＲＳＷ（Ａ）系、隔離

別添 1-1

令和５年 10 月報告書（案）

区分：ＲＳＷ（Ａ）－１区）
・定事検時手順書 １号機安全維持点検（８回目）（系統名：ＲＳＷ（Ａ）系、隔離区
分：ＲＳＷ（Ａ）－１区（水抜き））
・安全維持点検８回目バウンダリＮｏ．２ＲＳＷ（Ａ）水抜き（１／５～５／５）
・隔離操作票（一括隔離 Ａ１－ＲＳＷ（Ａ）－１区、印刷日 2023 年７月 18 日）
２）純水移送ポンプ分解点検
資料名・第３，第４保全サイクル点検計画予実績表（第 31 回改正）
・第８回長期停止期間機器点検修繕工事（機械）Ｂ工事 純水移送ポンプ（Ａ）分解点
検 工事要領書（発行日：2023 年６月 28 日）
・浸透探傷試験記録（機器名：純水移送ポンプ（Ａ）、点検年月日：2023 年８月３日）
・ＰＴ探傷剤管理表および検査証明書の提出について（2023 年７月 10 日）
３）原子炉補機冷却水系水張りに係る不適合の管理【検査未了】
資料名
・保全通知 概要（通知番号：110114486 件名：ＲＣＷ（Ａ）水張り時における水漏れ）
４）原子炉補機冷却水系ポンプ検査
資料名・第４回定検 安全維持点検（８回目） 定期事業者検査等工程表（2023 年８月９日）
・定期事業者検査総括手順書（原８－１－機４（東通））・原子力ＱＭＳ 検査および試験要領（原８－１）
・原子力ＱＭＳ 監視機器および測定機器の管理要領（原７－11）・定期事業者検査実施の手引き（個－東－機－７）
・第３，第４保全サイクル点検計画予実績表（第 31 回改正 機械保修課）
・第４保全サイクル定期事業者検査要領書（再検査）（自主検査）（検査名：原子炉補機冷却水系ポンプ検査、要領書番号：Ａ１－131）
・定期事業者検査要領書チェックリスト（検査名：原子炉補機冷却水系ポンプ検査（再検査）（自主検査）、2023 年５月 26 日）
・東通原子力発電所第１号機 第４保全サイクル定期事業者検査（定検）における検査実施責任者の再指名について（変更 36）
・力量評価表（評価日：2023 年４月 21 日）
・検査実施責任者の力量評価結果（2023 年４月 21 日）
・東通原子力発電所第１号機 第４保全サイクル定期事業者検査における検査担当者の再選任について（2023 年５月 25 日）
・品質保証関係業務力量個人管理票（評価日：2022 年７月４日）
・第４保全サイクル定期事業者検査成績書（再検査）（自主検査）（検査名：原子炉補機冷却水系ポンプ検査、要領書番号：Ａ１－131）
・浸透探傷試験記録（機器名：ＲＣＷポンプ（Ａ）、点検年月日：2023 年８月 18 日）

別添 1-2

令和５年 10 月報告書（案）・非破壊試験技術者資格証明書（浸透探傷試験レベル２）
・浸透探傷試験社内技量認定証（東発ＰＴレベル２）
・ＰＴ探傷剤管理表および検査証明書の提出について（2023 年７月 10 日）
・時計検査成績書（管理番号：東通ＣＬ－31、検査日：2023/5/9）
・校正証明書（品名：棒状温度計、顧客先管理番号：Ｍ－３－176、校正日：2022 年
１月 11 日）・校正証明書（製品名：デジタル照度計、管理番号：Ｍ－２－321、校正日：2021 年５月 21 日）（４）BO0010 サーベイランス試験
検査項目 標準的な検査
検査対象
１）中央制御室再循環送風機手動起動試験
資料名・第 10 編 定期試験手順書（原７－１－発 20（東通））・中央制御室再循環送風機手動起動試験（Ａ系） 定期試験記録（試験実施日：2023 年８月 30 日）（５）BO1020 設備の系統構成
検査項目 標準的系統構成
検査対象
１）中央制御室非常用換気空調系に係る系統構成
資料名・第 10 編 定期試験手順書（原７－１－発 20（東通））・中央制御室再循環送風機手動起動試験（Ａ系） 定期試験記録（試験実施日：2023 年８月 30 日）
・中央制御室換気空調系ダクト配管計装線図（ＮＴ－5002045 ＳＨ－１）
・系統設計仕様書 換気空調系（ＳＳ）（ＥＣＳ－ＰＨ－002521）
・第４保全サイクル定期事業者検査成績書（再検査）（自主検査）（検査名：中央制御室換気空調系再循環フィルタ性能検査）
・エアフィルタ 機器設計仕様書（ＥＳ）（図書整理番号：V00－3001－0004）
・第３，第４保全サイクル点検計画予実績表（2023 年３月 第 31 回改正）
・空調ダクト・ダンパ点検計画（改正９）・ＭＣＲ空調系ダクト点検工事 工事報告書（発行年月日：2018 年２月 21 日）
・第７回長期停止期間機器点検修繕工事（機械）Ｃ工事 換気空調系 隔離弁・ダンパ点検 工事報告書（発行年月日：2022 年１月 21 日）
・空調ダクト点検修繕工事 工事報告書（発行年月日：2023 年３月 24 日）

別添 1-3令和５年 10 月報告書（案）（６）BO1040 動作可能性判断及び機能性評価
検査項目 動作可能性判断及び機能性評価
検査対象
１）中央制御室再循環送風機手動起動試験
資料名・第 10 編 定期試験手順書（原７－１－発 20（東通））・中央制御室再循環送風機手動起動試験（Ａ）系 定期試験記録（試験実施日：2023 年８月 30 日）
・中央制御室換気空調系ダクト配管計装線図（ＮＴ－5002045 ＳＨ－１）
・系統設計仕様書 換気空調系（ＳＳ）（ＥＣＳ－ＰＨ－002521）
・第４保全サイクル定期事業者検査（再検査）（自主検査）（検査名：中央制御室換気空調系再循環フィルタ性能検査）
・エアフィルタ 機器設計仕様書（ＥＳ）（図書整理番号：V00-3001-0004）
・第３，第４保全サイクル点検計画予実績表（2023 年３月 第 31 回改正）
・空調ダクト・ダンパ点検計画（改正９）・ＭＣＲ空調系ダクト点検工事 工事報告書（発行年月日：2018 年２月 21 日）
・第７回長期停止期間機器点検修繕工事（機械）Ｃ工事 換気空調系 隔離弁・ダンパ点検 工事報告書（発行年月日：2022 年１月 21 日）
・空調ダクト点検修繕工事 工事報告書（発行年月日：2023 年３月 24 日）（７）BE0010 自然災害防護
検査項目 自然災害防護
検査対象１）構内排水路点検
資料名
・土木設備巡視業務 工程表（2023 年７月）
・業務実施計画書・安全管理計画書（2023 年３月 22 日）
・構内排水路平面図（１／６～６／６）
・現場状況報告（件名：大雨警報発令前パトロール（７／14））・定期巡視点検表（土木設備）（2023 年７月 10 日～2023 年７月 25 日）（８）BE0020 火災防護
検査項目 四半期検査
検査対象１）消火ポンプの保守管理
資料名

別添 1-4令和５年 10 月報告書（案）・消防設備点検作業実施要領書（発行日：2023 年７月６日）
・建物保守点検の手引き（個－東－土－15）
・東通（発）建物定期点検業務 委託仕様書（2023 年２月）
・屋内消火栓設備点検票（ポンプＡ）（点検年月日：2023 年６月 22 日～2023 年８月８日）
・配線点検票（設備名 屋内消火栓設備（ポンプＡ））（点検年月日：2023 年８月８日）
・屋内消火栓設備点検票（ポンプＢ）（点検年月日：2023 年６月 22 日～2023 年８月８日）・配線点検票（設備名 屋内消火栓設備（ポンプＢ））（点検年月日：2023 年８月８日）
２）消防車両の保守管理
資料名・防火管理手順書（東通原子力発電所消防計画）（原７－１－防１（東通））・消防資機材 日常点検記録（2023 年７月 24 日～2023 年７月 30 日分、2023 年７月 31 日～2023 年８月６日分）
・点検整備記録簿（自動車登録番号：青森 800 は 992 点検年月日：令和５年７月 10日、自動車登録番号：青森 800 は 1755 点検年月日：令和５年７月 10 日、自動車登録番号：青森 800 は 991 点検年月日：令和５年７月 10 日）
・消防車両定期点検整備記録（2021 年 11 月１日）
・消防自動車艤装部年次点検報告について（2023 年２月８日）
・定期点検用点検整備記録簿（自動車登録番号：青森 400 せ 6644、点検年月日：令和５年４月３日）
・可搬式消防ポンプ性能試験 作業報告書（発行日：2023 年３月 17 日）
検査項目 年次検査
検査対象１）総合消防訓練
資料名・2023 年度 東通原子力発電所 総合消防訓練 実施要領
・防火管理手順書（東通原子力発電所消防計画）（原７－１－防１（東通））・東通原子力発電所 事前消火計画（Ｒ／Ｂ，Ｔ／Ｂ，Ｓ／Ｂ，Ｈｘ／Ｂ）（2022.2 防災課）
・東通原子力発電所 消防訓練・教育 年度計画（2023 年度）
・2023 年度 東通原子力発電所 総合消防訓練報告書（９）BE0030 内部溢水防護
検査項目 内部溢水防護
検査対象

別添 1-5令和５年 10 月報告書（案）１）海水熱交換器建屋水密ハッチ定期点検
資料名・東通原子力発電所 建物保守点検の手引き（個－東－土－15）
・東通（発）建物定期点検業務 委託仕様書（2023 年２月）
・海水熱交換器建屋 地下中２階（Ｔ．Ｐ．1100）地下１階（Ｔ．Ｐ．6200）平面図（図書番号：ＮＴ－5002181 ＳＨ－２）
・特殊建具定期点検チェックシート（水密ハッチ（ＳＨ－中央部、ＳＨ－301、ＳＨ－302、ＳＨ－303、ＳＨ－304））（10）BR0010 放射線被ばくの管理
検査項目 放射線被ばくの管理
検査対象
１）小物物品搬出モニタによる持ち出し物品の管理
資料名・物品等の搬出および運搬手順書（原７－４－放９（東通））・購入仕様書（小物物品搬出モニタ更新工事）（平成 28 年７月）
・機器仕様書（設備：小物物品搬出モニタ（筐体流用による改造）、図番：ＷＴＡ532591）
・放射線計測器管理手順書（原７－１１－放２（東通））・放射線計測器等の点検・校正管理の手引（個－東－放－共－16）
・放出管理用計測器および放射線計測器類の点検・校正結果（計測器種類：小物物品搬出モニタ、実施年月日：2022 年８月 23 日～26 日）
・小物物品搬出モニタ校正記録（速報）（点検日：2023 年８月 23 日）
・放管計測器類管理業務 月例報告書（2023.7）（11）BR0070 放射性固体廃棄物等の管理検査項目 放射性固体廃棄物等の管理
検査対象
１）ドラム缶及びボックスパレットの管理
資料名
・工事計画説明書（2023 年４月 19 日東通原子力発電所デザインレビュー委員会審議結果反映資料）
・放射性固体廃棄物管理手順書（原７－３－放１（東通））・放射性固体廃棄物保管状況確認結果（実施日：2023 年９月８日）
・放射性固体廃棄物管理月報（2023 年８月）
・工事計画認可申請書（平成 11 年４月１日付け東北電原第１号）
・工事計画届出書（平成 23 年７月 29 日付け東北電原運第 45 号）
・固体廃棄物貯蔵所新築工事 床マーキング図（Ａ１ ＡＤ－15）

別添 1-6令和５年 10 月報告書（案）・固体廃棄物貯蔵所増設工事 床マーキング図（Ｄ－22）
検査項目 放射性廃棄物でない廃棄物
検査対象
１）固体廃棄物貯蔵所避難誘導灯の廃棄物としての処理
資料名
・放射性廃棄物でない廃棄物管理手順書（原７－３－放５（東通））・ＮＲ選定判断結果の確認シート（2023 年９月４日）・ＮＲ対象物の選定確認依頼書（2023 年９月４日）
・ＮＲ対象物の選定確認結果通知書（2023 年９月７日）
・ＮＲ対象物の判断に係る申請書（2023 年９月８日）
・ＮＲ対象物の判断結果通知書（2023 年９月 13 日）
・ＮＲ判断物の仮置記録（2023 年９月 15 日）
・汚染のおそれのない管理区域からのＮＲ判断物搬出通知書（2023 年９月 22 日）

２ チーム検査（１）BR0020 放射線被ばく評価及び個人モニタリング
検査項目 放射線被ばく評価及び個人モニタリング
検査対象１）内部被ばくの評価活動
資料名・内部線量測定評価の手引（個－東－放－放－４）・放射線計測器等の点検・校正管理の手引（個－東－放－共－16）・体表面除染手順書（原７－４－放６（東通））・日常点検報告書 機器名：ホ－ルボディ－カウンタシステム 点検日：2023 年５月 30日
・放出管理用計測器および放射線計測器類の点検・校正結果 計測器種類：ホ－ル
ボディ－カウンタシステム 承認：2022 年 11 月７日
・ＷＢＣバックグラウンド測定記録 2023 年６月 23 日
・ＷＢＣ未受検者の内部被ばく評価依頼について 決定日 2023 年４月 27 日
・日常点検報告書 機器名：体表面ゲ－トモニタ 点検日：2023 年５月 29 日
・放出管理用計測器および放射線計測器類の点検・校正結果 計測器種類：体表面ゲ－トモニタ 承認：2023 年 11 月 29 日
・放射線管理業務 日報 2023 年６月 14 日
（２）BR0030 放射線被ばくＡＬＡＲＡ活動

別添 1-7令和５年 10 月報告書（案）

検査項目 放射線被ばくＡＬＡＲＡ活動
検査対象１）濃縮廃液貯蔵タンク外観点検における被ばく低減対策
資料名・第 37 回被ばく線量低減対策検討ＷＧ議事録 日時：2022 年 10 月 24 日～10 月 26日（書面開催）
・第 38 回被ばく線量低減対策検討ＷＧ議事録 日時：2023 年２月６日～２月８日（書面開催）
・貯蔵タンク内放射性固体廃棄物管理状況（保安規定第 86 条に基づく記録） 確認
2022 年 11 月 11 日
・放射性固体廃棄物固化処理通知書（セメント固化体） 発行番号：第 21－３号 2022
年３月 28 日（３）BR0040 空気中放射性物質の管理と低減
検査項目 空気中放射性物質の管理と低減
検査対象
１）低電導度廃液系（Ｋ12）弁分解点検における空気中放射性物質濃度の管理
資料名・放射線防護指導書（兼放射線作業計画書） 作業件名 ＬＣＷ（Ｋ12）系弁分解点
検 指導書番号 221050
・放射線作業日報（放射線管理記録） 件名 ＬＣＷ（Ｋ12）系弁分解点検 件名コ－ド 221050 指導書番号 221050
・放射線作業日報（放射線管理記録） 件名 ＬＣＷ（Ｋ12）系弁分解点検 件名コ－ド 50190 指導書番号 221050
・東通原子力発電所第１号機 機器設計仕様書 放射線モニタ工事設計基準 図書
整理番号Ｄ11－3001－0010（４）BR0050 放射性気体・液体廃棄物の管理
検査項目 放射性気体・液体廃棄物の管理検査対象１）排気筒からの放射性気体廃棄物の放出に関するトリチウム回収装置の温度監視
資料名・東通原子力発電所第１号機 系統設計仕様書 プロセス放射線モニタ 図書整理番号Ｄ11－1001－0001
・東通原子力発電所第１号機 プロセス放射線モニタ 計装ブロック図（排気筒放射線モニタ（Ａ）） 図番 ＳＨ－７ ＮＰ－5100011 頁Ｎｏ．360
・東通原子力発電所第１号機 プロセス放射線モニタ 計装ブロック図（排気筒放射線別添 1-8

令和５年 10 月報告書（案）モニタ（Ｂ）） 図番 ＳＨ－８ ＮＰ－5100011 頁Ｎｏ．361
・東通原子力発電所第１号機 プロセス放射線モニタ 計装ブロック図（トリチウム回収装置） 図番 ＳＨ－９－１ ＨＮ351685Ｙ 頁Ｎｏ．362－１
・東通原子力発電所第１号機 放射線モニタ計装アレンジメント図 排気筒モニタ建屋
地上１階 図面番号 Ｎｏ．ＳＨ－23 ＮＤ184002Ｔ・放射性気体廃棄物管理手順書（原７－３－放３（東通））・放射性気体・液体廃棄物 全α・全β放射能測定手引（個－東－放－化－33）
・希ガスおよびよう素・粒子状物質管理記録手引（個－東－放－化－61）
・希ガス管理記録 2023 年７月 10 日
・よう素・粒子状物質管理記録 承認 2023 年７月４日，2023 年７月 10 日
・よう素および主要ガンマ線放出核種測定結果 承認 2023 年７月 10 日
・トリチウム測定結果について（気体）（１号機） 承認 2023 年７月 11 日・ストロンチウム測定結果について（気体）（１号機） 承認 2023 年４月 18 日
・全アルファ・全ベ－タ測定結果について（気体）（１号機） 承認 2023 年７月４日
・スタック放射線モニタバックグラウンド設定結果 承認 2023 年６月 26 日
・放射性気体廃棄物管理月報 2023 年５月
・東通原子力発電所第１号機 スタックトリチウム回収装置更新工事 設定値根拠書
図書整理番号Ｄ11－1102－Ｈ３Ｄ01
・東通原子力発電所第１号機 排気筒放射線モニタ 所掌取合図 図番ＮＤ184004Ｔ
図書整理番号Ｄ11－2505－0001
・東通原子力発電所第１号機 排気筒放射線モニタ 配管布設図（排気筒廻り） 図番ＳＨ－１ ＮＤ184005Ｔ 図書整理番号Ｄ11－3305－0001－00001
・東通原子力発電所第１号機 屋外配置配管図 排気筒連絡ダクト（Ｔ－２） 図番ＮＴ－5002539 ＳＨ－２ 図書整理番号Ａ12－3301－0010－00002
２）放射性液体廃棄物の放出管理活動
資料名・東通原子力発電所第１号機 放射性廃棄物（液体・固体）処理設備 配管計装線図（ＬＤ系２／３） 図番ＳＨ－23 ＮＴ－5002098 頁Ｎｏ．71
・東通原子力発電所第１号機 放射性廃棄物（液体・固体）処理設備 配管計装線図（ＨＣＷ系３／９） 図番ＳＨ－15 ＮＴ－5002098 頁Ｎｏ．63
・東通原子力発電所第１号機 試料採取系盤ラック構成配管計装線図（ＲＷ盤ラック構成図１／３） 図番ＳＨ－17 ＮＴ－5002747 頁Ｎｏ．176
・東通原子力発電所第１号機 プロセス放射線モニタ計装ブロック図（液体廃棄物処理系排水放射線モニタ） 図番ＳＨ－12 ＮＴ－5100011 頁Ｎｏ．365
・放射性液体廃棄物管理手順書（原７－３－放２（東通））・放射性液体廃棄物主要γ線放出核種測定・管理手引（個－東－放－化－38）
・放射性液体廃棄物放出記録（１号機） 発行番号 第６号 確認 2023 年６月 19 日

別添 1-9令和５年 10 月報告書（案）・運転指示書－Ａ 指示事項 ＬＤおよびＨＣＷサンプルタンク撹拌時における対応についてＲｅｖ．１ Ｎｏ．Ａ３－27 2022 年１月 25 日
・第５編 放射性廃棄物処理設備運転手順書（原７－１－発５（東通））5.04 洗濯廃液系
・保全通知 概要（通知番号：110106565 件名：ＨＣＷカナル放出ライン流量指示不良）
・放射性液体廃棄物放出管理日報＜１号機放水口＞2023 年６月 16 日（金曜日）
確認 2023 年６月 22 日
・トリチウム測定結果について（液体）（１号機） 承認 2023 年７月 11 日
・コンポジット試料用分取量計算シート（月用）（2023 年度６月分） 承認 2023 年７月３日
・コンポジット試料用分取量計算シート（四半期用）（2023 年度第１四半期） 承認
2023 年７月３日（５）BR0080 放射線環境監視プログラム
検査項目 放射線環境監視プログラム
検査対象１）モニタリングポストによる空間線量率等の監視活動
資料名・東通原子力発電所第１号機 周辺モニタリング設備 全体系統図 整理番号Ｄ31－2202－Ｇ５Ｈ01－01 図番ＷＴＡ533770 ＳＨ－１ 頁Ｎｏ．390
・東通原子力発電所第１号機 周辺モニタリング設備局舎盤 系統図 整理番号Ｄ31－2202－Ｇ５Ｈ01－02 図番ＷＴＡ533770 ＳＨ－２ 頁Ｎｏ．391
・東通原子力発電所第１号機 周辺モニタリング設備 構内ダストモニタ 系統図 整理番号Ｄ31－2202－Ｇ５Ｈ01－03 図番ＷＴＡ533770 ＳＨ－３ 頁Ｎｏ．392
・東通原子力発電所第１号機 モニタリング設備・気象盤及び校正機器収納箱 系統
図 整理番号Ｄ31－2202－Ｇ５Ｈ01－04 図番ＷＴＡ533770 ＳＨ－４ 頁Ｎｏ．393
・東通原子力発電所第１号機 周辺モニタリング設備 局舎電源系統図（ＭＰ－１，６）
整理番号Ｄ31－2202－Ｇ５Ｈ01－05 図番ＷＴＡ533770 ＳＨ－５ 頁Ｎｏ．394
・東通原子力発電所第１号機 周辺モニタリング設備 局舎電源系統図（ＭＰ－２～５，ＭＰ－７，８） 整理番号Ｄ31－2202－Ｇ５Ｈ01－06 図番ＷＴＡ533770 ＳＨ－６頁Ｎｏ．395
・構内ダストモニタ電源信頼性向上工事 周辺モニタリング設備更新工事 工事施工図
図書整理番号Ｄ31－3302－Ｇ５Ｈ01
・モニタリングポスト／構内ダストモニタ点検 点検日 2023 年５月 29 日
（６）BR0090 放射線モニタリング設備

別添 1-10令和５年 10 月報告書（案）

検査項目 放射線モニタリング設備
検査対象１）エリア放射線モニタの監視活動
資料名・東通原子力発電所第１号機 放射線モニタ（Ｄ11，Ｄ21，Ｄ23，Ｅ31）計装アレンジメン
ト図面集 図書整理番号Ａ35－3222－5001
・東通原子力発電所第１号機 系統設計仕様書 エリア放射線モニタ 図書整理番号
Ｄ21－1001－0001
・東通原子力発電所第１号機 2023 年度 定期点検及び修繕工事（東発） 2023 年度 標準計装品点検作業手順書 図書整理番号Ｚ00－6202－Ｋ２Ｔ01２）ダスト放射線モニタのダスト放射性物質濃度評価手法
資料名・東通原子力発電所第１号機 ダスト放射線モニタ 計装アレンジメント図面集 図書
整理番号 Ａ35－3222－5002
・東通原子力発電所第１号機 ダスト放射線モニタ ソフトウェア機能仕様書 図書整
理番号 Ｄ22－1009－0001
・東通原子力発電所第１号機 工事報告書 第７回長期停止期間機器点検修繕工
事（電気）のうちダスト放射線モニタ点検 承認 2022 年１月 20 日
・東通原子力発電所第１号機 第７回長期停止期間機器点検修繕工事（電気）Ｂ工
事 ダスト放射線モニタ系計装設備点検 工事報告書 承認 2022 年３月 10 日

別添 1-11