ジャン±スイート®
■用（大型圧力タンク式自動給水）
特注対応品

途

● ビル給水用、アパート、マンション、ホテル、病院、業務用、簡易水道用、その他一般給水用

圧力タンク式

ポンプ

圧力タンク制御盤※ポンプ、圧力タンク、制御盤などを組合わせ、ユニット製作いたします。

■特長● 無動力空気補給で故障もなく保守が容易。
● タンク容量も大きく、また自動空気補給器と自動排気弁によりタンク内の空気量が常に適正に保たれているため、安定した給水を行います。

■種類● 交互運転●交
 互並列運転■構 成 例● ポンプ、自動空気補給装置 1 式、制御盤、圧力タンク、スルース弁、衝撃吸収式チェック弁、圧力スイッチ、圧力計、連成計、連結管、相フランジ

218

GS3-CP形ハイスイート®
■用

途

■特長

吸上げ用定圧給水● 地下式受水槽、浅井戸からの自動給水・小規模ビル給水用・業務用・その他一般給水用

圧力タンク式⑴定圧給水
圧力スイッチと流量スイッチによる運転方式を採用しており給水中の始動頻度も少なく、少水量使用時もON〜OFFのはげしい繰りかえしもなく安定した給水圧が得られます。
⑵コンパクト設計
小形タービンポンプGS3-C形を使用した圧力タンク式の小形大水量の自動給水装置です。
⑶自動空気補給器付
自動空気補給器付で安定した自動運転を行います。
⑷ウォーターハンマ防止
ポンプとタンクの間にはウォーターハンマ防止構造のチェック弁を採用。
⑸簡単な施工マグネットスイッチ等内蔵のため三相電源を結ぶだけで電気工事が完了します。

■標準仕様
制 御 方 式 圧力スイッチと流量スイッチによる定圧給水
運 転 方 式 単独
設 置 場 所 屋内
揚液 清水・0〜40℃（凍結なきこと）
GS3-C形小形タービンポンプ

インペラ：FC又はCAC406
材料 主軸：SUS304（接液部）

ケーシング：FC
圧力タンクSS400

全閉外扇屋外形（ポンプは屋内設置）
 同期回転速度50Hz：3,000min−1
モータ 
60Hz：3,600min−1効率：プレミアム効率（IE3）
吸 込 条 件 吸込全揚程−6mまで（20℃）
最 高 使 用 圧 力 0.9MPa
電源 三相200Ｖ
塗装色 制御盤：ベージュ（5Y7/1）（ マ ン セ ル № ） その他：グレー（2.5PB5.1/0.8）（■構成部品
形式説明

GS3- 32 5 CE 0.75 P
①②

③

④

⑤⑥①形式
④E：トップランナーモータ②口径（mm）⑤モータ出力（kW）③周波数（5：50Hz6：60Hz） ⑥圧力タンク付219

制御盤 EC5B-01形
圧 力 ス イ ッ チ ○（PS-13形又はPS-57B形）
流量スイッチ ○チ ェ ッ ク 弁 ○圧 力 タ ン ク ○空 気 補 給 器 ○ス ト レ ー ナ ○その他 相フランジ、べース）

GS3-CP形ハイスイート吸上げ用定圧給水■適 用 図（吸込全揚程−6mの場合で示してあります）

GS3-CP/TK/601

2520押
上④15⑥揚程︵ｍ ︶⑤②圧力タンク式

10③8①60.080.10.15

吐0.2

出し号
123456324050形

0.5GS3-CP/SI/604

符mm

0.4量（m3/min）■仕 様 表
口径0.3式GS3-326CE0.75P
GS3-326CE1.5P
GS3-406CE1.5P
GS3-406CE2.2P
GS3-506CE2.2P
GS3-506CE3.7P

標準仕様
運転範囲
圧力タンク
出力
停止圧力
容
量 防振架台適用表
吐出し量 全揚程 押上揚程 圧力スイッチ 停止流量
kW m3/min mmON～OFF（MPa） m3/min MPa
L0.75 0.13159 0.098～0.17 0.035 0.21
20 PBKV-MBD05
1.50.1720140.16～0.25 0.035 0.30
20 PBKV-MBD05
1.50.23
19130.14～0.22 0.035 0.25
37 PBKV-MBD02
2.20.275 24
180.20～0.29 0.035 0.38
37 PBKV-MBD02
2.20.375 19
130.14～0.22 0.035 0.25
37 PBKV-MBD02
3.70.4124
18
0.20～0.29 0.035 0.40
37 PBKV-MBD02・停止圧力は参考値です。

■動作説明
ユニット特性曲線

Q1=停止流量（0.035m3/min）

全P2

P1=始動圧力

揚P2=圧力スイッチがOFFする圧力程︵P1︶c0Q1

吐出し量（m3/min）

1ポンプ停止中に、水が使用され圧力がP1まで下がると圧力センサーが検知し、ポンプは始動します。
2使用水量がQ1以下になりますと、圧力スイッチがOFFし、流量スイッチがOFFしてポンプが自動的に停止します。（タイマ機能により10秒程度ポンプが停止しないことがありますが、異常ではありません）
尚、P1以下では、ポンプは連続運転します。

■専用モータ特性…巻末を参照ください。
220

GS3-CP形ハイスイート■部品配置図例

吸上げ用定圧給水ポンプの図は代表図であり、機種によって異なる場合があります。

3611矢視Ａ

Ａ
5427

圧力タンク式9KAWAMOTO

1No
123456

名
称ポンプ
プラグ
チェック弁
流量スイッチ
圧力スイッチ
制御盤

1012

備

118考

No
789101112

呼び水用

EC5B-01形

名
称圧力タンク
空気補給器
フランジ
弁座付連結管
フランジ
ベース

備

考

VAL7-20
吸込用（口径32は弁座付フランジ）（口径40、50）
吐出し用GS3-CP/ZC/001■制御盤接続図例
電源：三相AC200V
50/60HzRS

T

135
圧力スイッチ

MCMCMCTTMCOCR246OCRUVW

M

221

流量スイッチGS3-CP形ハイスイート

吸上げ用定圧給水■寸 法 図実施計画に際しましては納入仕様書をご請求ください。
W30（30.5）

BLBM

SD137（112）BP

圧力タンク式AS

FA386（321）nーk30（30.5）

φg13827（25）

ZF1BW
口径32の場合29（－）

362（310）

d1d2
g2

φg

1

φnーk

nーkg2H

ZH

98（38）

nーk

FA
100

L

32
4050n24BI

3ー推奨基礎ボルト※
M12×160（単位：mm口径55CHDCDHSH

KAWAMOTO

フ ラ ン ジkd1・d2 g1 g2
M12 Rc1 1/490 90
M12 Rc1 1/2 105 105
M12Rc2120 105

口径32の場合）
内は口径32mm品の場合です。
※基礎ボルトは特別付属品です。
別途お買い求めください。
GS3-CP/D/001

単位：mm出力
ポンプ
ベース
組合せ寸法
その他 質量口径形式
kW CH H SD L BI BW BP BM BL DH DC SH W FA AS ZF1 ZH kg
GS3-326CE0.75P 0.75 167 564 27 512 50 566 505 275 336 135 56 207 574 128 83 250 300 60
32
GS3-326CE1.5P 1.5 167 564 27 542 50 566 505 275 336 135 56 207 574 128 83 270 300 71
GS3-406CE1.5P 1.5 167 722 76 591 50 650 590 320 380 135 69 207 676 138 91 300 390 89
40GS3-406CE2.2P 2.2 187 722 67 625 50 650 590 320 380 135 81 227 681 141 91 280 370 91
GS3-506CE2.2P 2.2 167 722 91 635 50 650 590 320 380 135 69 212 676 153 91 280 370 88
50GS3-506CE3.7P 3.7 187 722 77 645 50 650 590 320 380 135 81 232 691 151 91 280 370 102
GS3-CP/d/601222