改定案

取引ガイド（三次調整力②）
2022年 4月1日
第8版

目次
１．市場参入要件
１－１．資格要件
１－２．リソース等が満たすべき要件

２．具体的な方法と注意事項
２－１．市場参入・資格審査
２－２．事前審査
２－３．契約締結
２－４．入札２－５．約定２－６．発電販売計画および基準値計画の提出方法
２－７．トラブル時の対応
２－８．各リスト・パターンの変更
２－９．アセスメント
２－10．ペナルティ
２－11．精算
２－12．売買手数料

修正有2

（注）取引ガイドの用語について

修正有3

 取引ガイドにて使用している取引会員とリソースの関係性は下図のとおりとなっております。
 契約受電電力が1,000ｋＷ以上の発電リソースを用いる場合は当該発電リソース単独で入札していただき、1,000kW未
満の発電リソースを用いる場合に限りアグリゲートして入札していただきます。

 一需要場所に設置されている自家発等を用いて需要を抑制（ネガワット）した上で、さらに自家発等の余力を活用して逆潮流（ポジワット）までも供出するリソース（以下、「ネガポジ型リソース」といいます。）は、ネガポジリスト・パターンを用いて入札していただきます。この場合、供出可能量が1,000ｋＷ以上となる地点については当該地点のみで入札していただき、
1,000kW未満の地点に限りアグリゲートして入札していただきます。
 本取引ガイドにおけるその他の用語の定義については、取引規程 第１章 第２条（定義）をご確認下さい。
 なお、発電機リスト・パターン、ネガポジリスト・パターンの事前審査等については2022年4月から開始いたしますが、調整力の市場調達開始は2023年4月からになる予定です。※１

発電リソース

発電リソース

ネガポジ型リソース

ネガポジ型リソース

需要リソース（1,000kW以上）（1,000kW未満）（1,000kW以上）（1,000kW未満）

(需要家)

単独発電機

発電機
リスト・パターン1,000kW以上のユニット
or 発電所単位

発電事業者

※3

ネガポジ
リスト・パターン

アグリゲータ

需要家
リスト・パターン

リソース

系統接続の
単位・地点

単独発電機および

入札、アセス
メントの単位

各リスト・パターン
取引会員

※2

取引契約の
主体

※1 揚水動力についても各リスト・パターン導入時期と同時期に開始を予定しておりますので、参入予定の事業者は別途属地TSOにご相談ください。
※2 「発電機リスト・パターン」 「需要家リスト・パターン」 「ネガポジリスト・パターン」を総称して「各リスト・パターン」といいます。
※3 発電事業者は一例であり、取引会員が発電機を保有している必要はありません。

取引規程 第1章 第2条

（注）取引ガイドの用語について
リソース

新規

4

主な事例

発電リソース（ポジワット型）

・ 発電機、発電所、自家発や蓄電池等を用いて逆潮流（ポジワット）のみによりΔｋＷを供出するリソース

ネガポジ型リソース

・ 一需要場所に設置されている自家発や蓄電池等を用いて需要を抑制（ネガワット）
したうえで、さらにその余力を活用して逆潮流（ポジワット）までも行うことによりΔｋＷを供出するリソース

需要リソース（ネガワット）・需要家の負荷設備、自家発や蓄電池等を用いて需要抑制（ネガワット）のみによりΔｋＷを供出するリソース

出所）第22回需給調整市場検討小委員会（2021.3.30）資料3もとに作成

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2020/files/jukyu_shijyo_22_03.pdf

取引規程 第1章 第2条

5

１．市場参入要件

1-1. 資格要件

6

 系統運用上、重要な役割を担っている調整力の取引業務を適確に遂行していただく点を踏まえ、需給調整市場における取引会員資格を取得することができるのは、法人格を有し、純資産額が1,000万円以上を有する事業者とさせていただきます。※１
 なお、取引会員資格を取得できる事業者が、発電リソースおよび需要リソースを用いた取引を予定している
場合で、その事業者が希望するときは、取引会員資格を２つ付与することがあります。 ※２
 また、取引規程第６条（欠格事由）に該当する事業者については、取引会員の資格を付与することができません。

 加入手続きに必要な書類は、様式３（需給調整市場参加申込書）、様式４（取引会員適格誓約書）、様式５（純資産額調書）、登記事項証明書（６ヶ月以内に発行されたもの）、貸借対照表（直近事業年度のもの）の５点となります。
 具体的な審査方法については、46スライドをご参照下さい。
 なお、様式５（純資産額調書）および純資産額調書を証明する書類（貸借対照表等）を、市場参入後も毎年７月末までに送配電網協議会需給調整市場運営部へ提出いただく必要がございます。
※１ 取引会員は需給調整市場で取引を行う主体であることを意味し、取引会員がリソースを保有している必要はございません。
※２ ２つの取引会員資格の付与を希望される場合は、取引会員資格ごとに事業者コードを取得したうえで、それぞれ様式３（需給調整市場参加申込書）を提出していただく必要があります。
また、ＭＭＳコード、ＭＭＳのクライアント証明書について２つ取得いただく必要があるとともに、料金精算も取引会員資
格ごとに実施することになります。
２つの取引会員資格の付与が認められるケース等詳細については、様式３（需給調整市場参加申込書）を提出する
送配電網協議会需給調整市場運営部にお問合せ下さい。

取引規程 第2章 第4条、第5条

(参考) 資格要件を満たさなくなった場合の流れ

修正有7

 取引規程には以下の記載があり、資格要件を満たさなくなった場合、除名処分となる虞がございます。
 第５条（資産上の要件）
 取引会員の純資産額の最低額は、1,000万円とする。
第51条（違約処理）
 本規程に違反するものは違約者とする。
 取引会員が違約者となった場合、第52条（取引停止）および第53条（違約者の入札の扱い）の規定にもとづき処理する。
第52条（取引停止）
 取引会員が違約者となった場合、直ちに（中略）本市場における取引を停止させる。
 取引の停止を命ぜられた日の翌日から起算して６カ月以内に（中略）認めるときは、市場運営者は、第１項の規定による取引の停止を解除する。
 期間内に取引の停止が解除されなかったときは、市場運営者は、当該取引会員を除名する。
（取引停止、除名については市場運営者により行われますが、通知は送配電網協議会需給調整市場運営部より実施します。）⇒ 除名となります。
 第６条（欠格事由）
 取引会員資格取得後、欠格事由に該当するに至った場合、市場運営者は取引会員に対し、除名することができる。
• (略)（除名については市場運営者により行われますが、通知は送配電網協議会需給調整市場運営部より実施します。）⇒ 除名となります。
 なお、上記以外についても、禁止行為を行った場合等、除名となる場合がございます。
取引規程 第2章 第5条、第6条 第11章 第51条、第52条

1-2. リソース等が満たすべき要件

a. 運用に関する要件

修正有8

 需給調整市場で取引するリソースは以下の運用要件を満たしていただきます。
① 約定した商品ブロックごとの時間帯（以下、「提供期間」といいます。）において、リソースを、本市場で約定したΔkW（以下、「ΔkW約定量」といいます。）が供出可能な状態に維持すること。

② 発電リソースの場合、属地の一般送配電事業者（沖縄電力を除く。以下、「属地TSO」といいます。）との間で発電量調整供給契約を締結していること。
③ 需要リソースの場合、属地TSOとの間で接続供給契約を締結していること。
④ 提供期間における発電計画に、ΔkW約定量を適切に反映させること。
⑤ 発電上限に、燃料計画、発電機の作業等に伴う出力制約およびTSOによる系統作業等に伴う出力制
約等を適切に反映させること。
⑥ 提供期間において、ΔkW約定量の範囲内で属地TSOからの指令に従い調整を行うこと。

なお、提供期間終了時に属地TSOから復帰指令は行いません。

取引規程 第2章 第13条

(参考) 運用に関する要件の詳細(1/９)

修正有9①「提供期間において、リソースを、 ΔkW約定量が供出可能な状態に維持すること」

単独発電機の場合

・発電上限から発電計画の差分がΔkW約定量以上であることが必要です。

需要家リスト・パターンの場合＜NG＞
発電上限から発電計画の差分がΔkW約定量より小さい場合、実需給でのΔkWが確保できていない
ため、要件を満たしていない。

・合計基準値がΔkW
約定量以上であることが必要です。

＜NG＞
合計基準値がΔkW約定
量より小さい場合、実需給でのΔkWが確保できていないため、要件を満たし
ていない。

合計
基準値

0kW
発電計画

発電計画

需
要
抑
制

ΔkW
約定量

ΔkW
約定量

0kW

発
電
ΔkWの
供出可能量

ΔkWの
供出可能量

ΔkW
約定量

ΔkW
約定量

発電上限

取引規程 第2章 第13条

(参考) 運用に関する要件の詳細(2/9)

新規

10①「提供期間において、リソースを、 ΔkW約定量が供出可能な状態に維持すること」
ネガポジリスト・パターン（１地点）の場合

発電機リスト・パターンの場合
・合計発電上限から合計発電計画の差分がΔkW約定量以上である
ことが必要です。

＜NG＞
合計発電上限から合計発電計画の差分がΔkW約定
量より小さい場合、実需給
でのΔkWが確保できていな
いため、要件を満たしていな
い。

0kW

・発電上限から発電計画の差分と基準値の合計
がΔkW約定量以上であることが必要です。

＜NG＞
発電上限から発電計画の差分と基準値の合計がΔkW約
定量より小さい場合、実需給
でのΔkWが確保できていない
ため、要件を満たしていない。

基準値
合計
発電計画

合計
発電計画

発
電

需要
抑制

ΔkWの
供出可能量

0kW
ΔkWの
供出可能量

合計
発電上限

ΔkW
約定量

ΔkW
約定量

ΔkW
約定量

ΔkW
約定量

発
電
発電上限
※発電計画：0kWhのイメージ

取引規程 第2章 第13条

(参考) 運用に関する要件の詳細(3/9)

新規

11①「提供期間において、リソースを、 ΔkW約定量が供出可能な状態に維持すること」
ネガポジリスト・パターン（複数地点）の場合
・合計発電上限から合計発電計画の差分と合計基準値の合計がΔkW約定量以上であることが必要です。
＜需要リソース＞
合計
基準値
需
要
抑
制

＜ネガポジリスト・パターン＞＜NG＞
合計発電上限から合計発電計画の差分と合計基準値の合計がΔkW約定量より小さい
場合、実需給でのΔkWが確保できていないため、要件を満たしていない。

ΔkWの
供出可能量

0kW

ΔkWの
供出可能量

ΔkW
約定量

ΔkW
約定量

＜発電リソース＞
0kW
発
電

合計
発電計画
ΔkWの
供出可能量

合計
発電上限

取引規程 第2章 第13条

(参考) 運用に関する要件の詳細(4/9)

修正有

12

⑥「提供期間において、ΔkW約定量の範囲内で属地TSOからの指令に従い調整を行うこと」(応動時間)属地TSOから発信された出力指令値まで、商品要件の応動時間45分以内に到達する必要があります。

出所）第11回需給調整市場検討小委員会（2019.4.25）資料4-2-2をもとに作成

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2019/files/jukyu_shijyo_11_04_02_02.pdf

取引規程 第2章 第13条

(参考) 運用に関する要件の詳細(5/9)

修正有

13

⑥「提供期間において、ΔkW約定量の範囲内で属地TSOからの指令に従い調整を行うこと」(継続時間)出力指令値が同じ値で継続する場合、商品要件の継続時間である3時間その出力を継続する必要があります。

出所）第11回需給調整市場検討小委員会（2019.4.25）資料4-2-2をもとに作成

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2019/files/jukyu_shijyo_11_04_02_02.pdf

取引規程 第2章 第13条

(参考) 運用に関する要件の詳細(6/9)

14

修正有

⑥「提供期間において、ΔkW約定量の範囲内で属地TSOからの指令に従い調整を行うこと」(指令への追従性1)発信された出力指令値に対して、超過もしくは不足しないことが求められます。

。

出所）第11回需給調整市場検討小委員会（2019.4.25）資料4-2-2をもとに作成

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2019/files/jukyu_shijyo_11_04_02_02.pdf

取引規程 第2章 第13条

(参考) 運用に関する要件の詳細(7/9)

15

修正有

⑥「提供期間において、ΔkW約定量の範囲内で属地TSOからの指令に従い調整を行うこと」(指令への追従性2)供出可能量の範囲内で出力指令値は変化します。出力指令値が落札した供出可能量の値ではない場合（例えば供出可能量の半分等）はその指令値に応じた出力の発動が求められます。

。

出所）第11回需給調整市場検討小委員会（2019.4.25）資料4-2-2をもとに作成

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2019/files/jukyu_shijyo_11_04_02_02.pdf

取引規程 第2章 第13条

(参考) 運用に関する要件の詳細(8/9)

修正有

16

⑥「提供期間において、ΔkW約定量の範囲内で属地TSOからの指令に従い調整を行うこと」(指令への追従性3) 出力指令値がゼロの場合は、変化しないこと（変化ゼロ）が求められます。
簡易指令システムの場合で、約定ブロックの対象コマの開始時間の45分前まで（毎時15分および45分）に指令がない場合の指令値はゼロとします。

出所）第11回需給調整市場検討小委員会（2019.4.25）資料4-2-2をもとに作成

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2019/files/jukyu_shijyo_11_04_02_02.pdf

取引規程 第2章 第13条

(参考) 運用に関する要件の詳細(9/9)

修正有

17

⑥「提供期間において、ΔkW約定量の範囲内で属地TSOからの指令に従い調整を行うこと」(指令への追従性4)出力指令値は定められた指令間隔で都度変化し、指令値が変更された場合は、前の指令に応じた応動をしている間であっても、次の指令に応じて定められた応動時間
内にその値に変化することが求められます。

【おことわり】
三次調整力②については、指令値変更は指令
対象時間の45分前までに行い※、コマ内での指令値の変更や、コマ内での指令の取り消しはありません。
指令変更があった場合のアセスメント等、詳しい内容は130～132スライドをご確認下さい。
※ 専用線オンラインでの指令方法は、属地TSOと協議

出所）第11回需給調整市場検討小委員会（2019.4.25）資料4-2-2をもとに作成

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2019/files/jukyu_shijyo_11_04_02_02.pdf

取引規程 第2章 第13条

1-2. リソース等が満たすべき要件

b. 対象リソースに関する要件



取引の対象となるリソースは以下の要件を満たしていただく必要があります。



なお、2023年度において、発電機リスト・パターンおよびネガポジリスト・パターンを用いた入札は三次調整力②のみが対象となります。

修正有

18



属地エリアの系統に連系するリソース（連系線を経由して属地TSOの系統に接続するものを除く。）で、属地TSOから、オンライン（簡易指令シ
ステムを含む。）で出力増減が可能であること。



応動時間以内において、属地TSOの指令に応じた出力増減が実施できること。



なお、次の場合における性能確認は、リソースの試運転や必要な対応工事・試験が完了した後に実施します。





•

入札にあたり営業運転を開始していない場合•

属地TSOとオンライン信号（簡易指令システムを含む。）の送受信を開始していない場合•

性能確認に必要な計量器の取り付け・取り替え等の工事が必要な場合

契約受電電力が1,000kW以上の発電リソースの場合は原則として商品区分ごとにユニット単位で入札を行うこととし、ユニット単位で系統コードを取得していただく必要があります。
•

現在、発電所単位で系統コードを取得されている場合で、発電所に複数のユニットが存在する場合は、属地TSOと協議のうえ、発電量調整供給契約をユニットごとに締結し直し、ユニットごとに系統コードを取り直していただく必要があります。

•

ただし、取引会員が計量単位での入札を希望する場合は、属地TSOとの個別協議により入札可否を決定します。

発電リソースと同一地点の需要リソースを用いて、地点単位での供出可能量が1,000kW以上となる場合は、地点単位でネガポジリスト・パター
ンを用いて入札を行っていただきます。
契約受電電力が1,000kW未満の発電リソースを用いる場合，発電機リスト・パターン単位またはネガポジリスト・パターン単位で三次調整力②に入札をいただく必要があります。
•

契約受電電力が1,000kW以上の発電リソースで、年間を通してリソースごとの供出可能量が1,000kW未満であることを属地エリアの一
般送配電事業者が認めたときは、発電機リスト・パターン単位またはネガポジリスト・パターン単位で入札を行うことが可能です。

•

発電リソースと同一地点の需要リソースを用いて複数の地点をアグリゲートする場合（地点単位での供出可能量が1,000kW未満の地
点に限ります。）ネガポジリスト・パターン単位で入札を行っていただきます。



需要リソースの場合は需要家リスト・パターン単位またはネガポジリスト・パターン単位で入札を行うこと。



需要家リスト・パターンまたはネガポジリスト・パターンに含まれるリソースごとの供出電力（30分）が、供給地点に設置した託送供給の用に供する計量器（以下、「託送計量器」といいます。）で計量できること。

取引規程 第2章 第13条

1-2. リソース等が満たすべき要件

b. 対象リソースに関する要件

新規19

 各リスト・パターンを用いた入札のイメージは以下のとおりです。
契約受電電力1,000kW以上の発電リソース（年間を通してリソースごとの供出可
能量が1,000kW未満であることを属地エリアの一般送配電事業者が認めたとき）

凡例

需要リソース

地点単位の供出可能量が1,000kW以上のネガポジ型リソース

契約受電電力1,000kW未満の発電リソース
地点単位の供出可能量が1,000kW未満のネガポジ型リソース【各リスト・パターンの例】

ネガポジリスト・パターン※発電機リスト・パターン

需要家リスト・パターン

発電
リソース

需要
リソース

発電
リソース

ネガポジ型
リソース

ネガポジ型
リソース

発電
リソース

需要
リソース

発電
リソース

発電
リソース

発電
リソース

需要
リソース

需要
リソース

需要
リソース

同一地点で供出可能量が1,000kW以上となる場合 、地点単位のネガポジリスト・パター
ンにて入札い ただきます。

※ネガポジリスト・パターンにおいても、1,000kW未満の発電リソースのみまたは需要リソースのみのパターンを設定することが可能です。

取引規程 第2章 第13条

1-2. リソース等が満たすべき要件

c. 通信設備に関する要件(1/8) 修正有20

 必要となる通信設備については、属地TSOの中給システムと専用線オンラインにて接続するか、簡易指令システ
ムを用いたオンラインにて接続するかを、取引会員に選択していただきます。

 ただし、単独発電機の場合で、1発電機の容量が10万kＷ以上の場合は、専用線オンラインによる接続に限定されます。
 加えて、各リスト・パターンを用いる場合で、簡易指令システムにて接続する場合、同一の伝送媒体および送受信
装置に接続するリソースから供出される電力の合計が100万kＷ以下になるように、複数の伝送媒体および送受信装置に分割等を行うことが必要となります。
属地TSO
中央給電指令所

リソース設置場所

専用線オンライン
調整実施指令信号

受信装置

中給システム
給電情報

リソース

専用通信回線
調整実施指令信号

簡易指令
装置

簡易指令
端末
専用通信回線

調整実施信号
監視・応動実績

事業者側
システム

リソース

汎用通信回線

簡易指令システム
取引規程 第2章 第13条

1-2. リソース等が満たすべき要件

c. 通信設備に関する要件(2/8) 修正有21

 簡易指令システムを用いたリソースの実績データは、以下の理由から、簡易指令システムに事前に登録した送信周期の時間ごとの実績データを、次の30分コマの終了時刻までに送信していただきます。

 TSOにおいても実績データをもとに応動監視し、周波数維持を行う必要があること。
 実績データの不正防止のため、可能な限りすみやかに送信いただく必要があること。

 また、専用線オンラインを用いたリソースの実績データについても、各属地TSOが定めた通信プロトコルにおける送信周期ごとの実績データを、次の30分コマの終了時刻までに送信していただきます。
 なお、データ伝送に関連するシステム異常により送信不可となった場合は、TSOから依頼があった日の翌営業
日までに提出いただくこととします。

取引規程 第2章 第13条

1-2. リソース等が満たすべき要件

c. 通信設備に関する要件(3/8)

22 簡易指令システム電源等の実績データは、当該コマの次の30分コマの終了時刻までに送信してください。
 簡易指令システムで送信いただく際、レポートの「電文作成日時」については、取引会員から属地TSOに電文を送信した時刻を記入してください。
 簡易指令システムで送信いただく際、レポートの「インターバルレポート開始日時」については、ゼロ秒※1を開始時刻とする形で送信してください。
※１三次調整力②のアセスメントⅡにおいては、送信された実績データを用いて30分コマの平均電力を算定し評価を行います。
そのため、周期ごとに送信されるどの実績データについても30分コマをまたがない形としていただく必要があります。

＜10分周期で送信する場合＞
実績データ（10分平均kW）の提出対象
送信期限

計測対象
インターバルレポート開始日時※2,3
電文作成日時※3時間<xcal:date-time><ei:createdDateTime>
(左図)

送信期限

①

送信期限

②
③
④
⑤

9:00

:10

:20

9:30

:40

:50

10:00

①

09:00:00

09:45:10②

09:10:00

09:55:22③

09:20:00

NGの例

10:05:40④

NGの例

09:30:10

10:15:05⑤

NGの例

09:40:34

10:25:15

ゼロ秒を開始時刻とする形で送信してください

当該コマ次の30分コマの終了時刻までに送信してください※2実績データは、送信周期の長さで(送信周期10分の場合、10分間)計測を行った平均値とし、インターバルレポート開始日時
は 当該計測開始時間(ゼロ秒とする)として下さい。計測対象期間 ※3実際にはOpenAdr2.0bに準拠し世界標準に換算した日時を記載
が『09:00:00～09:10:00』の場合、インターバルレポート開始
取引規程 第2章 第13条
時刻は『09:00:00』となります。

c. 通信設備に関する要件(4/8)

1-2. リソース等が満たすべき要件

23

 実績データは、前項の開始時刻をゼロ秒とした上で送信周期の長さで計測を行った平均値を算出いただきますが、算定対象とするデータの期間は、“①電力量を計測する場合”と”②電力を計測する場合“で異なります。
● “①電力量を計測する場合”は送信周期ごとに電力量を計測し、その差分を電力に換算して下さい。
● “②電力を計測する場合”は、開始時刻(ゼロ秒)から送信周期ごとに計測を行い、次の送信周期開始時刻(ゼロ秒)に対して直前までの計測値を当該算定期間における対象データとします。送信周期ごとに対象データを平均（対象データ合計÷
対象データ数）して平均電力を算出して下さい。

＜1分周期で送信する場合＞
00＜電力量【kWh】を計測する場合＞

01
インターバル開始日時9:00：00 における1分平均kWの算出対象：計測点
インターバルレポート開始時刻は『09:00:00』のデータは、
01 『09:01:00』と 00 『09:00:00』の計測値kWhの差分をkWに変換。
9:00:00 9:00:01 9:00:02 9:00:03

9:00:58 9:00:59 9:01:00 9:01:01＜電力【kW】を計測する場合(計測周期1秒のケース)＞
インターバル開始日時9:00：00 における1分平均kWの算出対象
00

01

02

03

04

58

59

：計測点
60

61

インターバルレポート開始時刻『09:00:00』のデータは、00秒から59秒までの60点のデータ( 00 ～ 59 ) を平均し、『09:01:00』の計測値( 60 )は9:00:00 9:00:01 9:00:02 9:00:03

9:00:58 9:00:59 9:01:00 9:01:01

平均対象外。

取引規程 第2章 第13条

1-2. リソース等が満たすべき要件

c. 通信設備に関する要件(5/8) 修正有24

 ACと一部リソースとの間での通信不調の発生等、オンラインでの応動状況の把握が困難な場合においても、TSOとして遅滞なく応動実績を把握する必要があるため、AC側は当該リソースの状況に応じデータ補完（前値保持等）した上で、当該コマの次の30分コマの終了時刻までに送信していただきます。
 なお、TSOは、データ補完し提出された実績とTSOの保持する計器の電力量を比較し、実績の妥当性を確認いたします。一定の閾値を超えたかい離（実績電力量の10％程度）が確認された場合は、取引会員と属地TSOの間で協議を行うこととし、そのかい離の原因が取引会員が用いる計量器と託送計量器の計測
誤差または取引会員が用いる計量器※と託送計量器の異常等にもとづくものと属地TSOが認めるときに限り、取引会員に対し、アセスメントⅡに用いる実績の代用データの提出を求めることとし、提出されたデータの妥当性が確認できなかった場合は、アセスメント不適合とする等の措置を実施します。※計量器の異常を証する書類の提出（メーカーによる修理関連書類等）求める場合があります。

＜一部リソース不調時のイメージ図＞

需要家リスト・パターン①

A応動実績

中給
システム

簡易指令
システム

AC
システム

A,B,C応動実績

リソースA

B応動実績

リソースB

C応動実績

リソースC

一部リソース通信不調時も、他の方法で実績を確認の上、ACにて実績を補完し遅滞なく報告いただく

取引規程 第2章 第13条、第8章 第39条

1-2. リソース等が満たすべき要件

c. 通信設備に関する要件(6/8) 修正有25〇専用線オンライン
 専用線オンラインで施設する場合、リソースの通信設備は以下の要件を満たしていただく必要があります。

＜受信信号(調整実施指令信号)＞(a)単独発電機の場合
 提供期間においては、属地TSOが送信するリソースの出力増減指令（接点信号）または出力調整
指令（数値指令）を受信すること。
(b)各リスト・パターンの場合
 提供期間においては、属地TSOが送信するリソースの出力変化量指令を受信すること。
＜送信信号＞

・給電情報
 各属地TSOが定めた通信プロトコルにおける送信周期の時間ごとの瞬時供出電力を、原則として次の30分コマの終了時刻までに送信すること（瞬時供出電力については、43スライドを参照願います） 。
 当該機能については、「電力制御システムセキュリティガイドライン」に準拠すること、また、属地TSOが定める
セキュリティ要件に従っていただく必要があります。
 専用線オンラインでの接続を希望される事業者は、詳細について、属地TSOのHPをご確認下さい。

取引規程 第2章 第13条、第14条

1-2. リソース等が満たすべき要件

c. 通信設備に関する要件(7/8) 修正有26〇簡易指令システム
 簡易指令システムで施設する場合、リソースの通信設備は以下の要件を満たしていただく必要があります。
＜受信信号（調整実施指令信号）＞(a) 単独発電機の場合
i. 調整実施指令信号
 属地TSOから、リソースの出力調整指令（数値指令）または出力変化量指令を受信すること。
ii. 調整実施指令変更信号
 属地TSOから、リソースの出力調整指令（数値指令）または出力変化量指令の変更を受信すること。
iii. 調整実施取消信号
 属地TSOから、リソースの出力調整指令（数値指令）または出力変化量指令の取消を受信すること。
(b) 各リスト・パターンの場合
i. 調整実施指令信号
 属地TSOから、リソースの出力変化量指令を受信すること。
ii. 調整実施指令変更信号
 属地TSOから、リソースの出力変化量指令の変更を受信すること。
iii. 調整実施取消信号
 属地TSOから、リソースの出力変化量指令の取消を受信すること。
＜送信信号＞(a) 調整実施信号
 属地TSOからの調整実施指令信号に対する応答として、調整実施信号を通知すること。
(b) 瞬時供出電力
 簡易指令システムに登録した送信周期の時間ごとの瞬時供出電力を、原則として、当該時間の終了時刻から３分以内に送信すること（瞬時供出電力については、42スライドを参照願います） 。
当該機能については、 セキュリティ要件…エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネスに関するサイバーセキュリティガイドライン
 通信仕様※… OpenADR2.0bに準拠していただく必要があります。
※

取引会員のアグリゲーションコーディネータシステムと簡易指令システムのインターフェースの通信仕様を示す。

取引規程 第2章 第13条、第14条

1-2. リソース等が満たすべき要件

c. 通信設備に関する要件(8/8) 修正有27

 複数のリソースを使用して本市場に参入される場合、システムや通信回線の不具合により調整力の供出が不可能となった場合の影響を抑制するため、1回線（送受信装置含む）当たりに接続できる各リスト・パ
ターンの最大供出可能量を、100万kW以下としております。
 この要件は、アグリゲータが設置する簡易指令システムの受信装置から、リソースまでのアグリゲーションコーディ
ネータシステム（以下、「ACシステム」といいます。）に適用されます。

簡易指令システム
一般送配電
事業者
送信装置
（常用１）

ERAB※１に関する
サイバーセキュリティ
ガイドライン

受信
装置

I/F
装置

※2

送信
装置

各リスト
・パターン

50万
kW分

A社
インターネット
回線（認証・暗号化）

専用
通信回線

C社

リソース
アグリゲータアグリゲータ

A社

B社

ACシステム

送信装置（常用２）※１「エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネス」の略※2 100万kWを超える各リスト・パターンを扱うACシステ
ムは、通信回線・送受信装置を1回線当たり100万kW以下となるよう分割する必要があります。

受信
装置

I/F
装置

送信
装置

各リスト
・パターン

100万
kW分

受信
装置

I/F
装置

送信
装置

各リスト
・パターン

150万
kW分

B社

取引規程 第2章 第13条

1-2. リソース等が満たすべき要件

アセスメントに必要なd. 計量設備(1/10)

28

修正有

 リソースが供出するΔkWの応動評価に必要な計量器、その他付属装置（計量器箱、変成器、変成器の2次配線および計量情報等を伝送するための通信装置等をいいます。）を、以下に従い設置していただきます。

 施設に係る費用は、全て取引会員にてご負担いただきます。
 発電リソースの場合、原則として受電地点に計量器を設置していただきます。

なお、技術上、経済上やむを得ない場合で、受電電圧と異なる電圧で計量を行うときは、受電電圧と同位にするために、属地TSOが定める託送供給等約款にもとづき計量値の補正方法を協議します。（41スライド参照）

 また、需要リソースの場合、リソースごとに、原則として供給地点に計量器を設置していただきます。
 なお、設置場所に託送供給等約款にもとづき属地TSOにより託送計量器（30分値の取得が可能なものに限る）が設置されている場合は、同計量器を利用することができます。
○ ΔkWの応動評価に必要な計量器の設置場所【発電リソース】
原則【需要リソース】
ユニット単位入札(G1､G3市場参入)
需要リソースＡ

電力系統

電力系統

需要リソースＢ

応動評価用計量器

応動評価用計量器

応動評価用計量器
応動評価用計量器

G

所内負荷

G１

応動評価用計量器

G２

Ｌ1

Ｌ2

Ｌ3

Ｌ4

G３

※応動評価用計量器は、電力(kW)を計測するために用いるものであり、電力量(kWh)を計測・取引するためには計量法にもとづく特定計量器（電力量計）の設置が必要

取引規程 第2章 第13条

1-2. リソース等が満たすべき要件

アセスメントに必要なd. 計量設備(2/10)

修正有

29

 本スライド以降で計量設備に関する要件の該当部分は、設備形態により下図のとおりとなります。

リソース側設備

VT・CT

託送計量器
（スマメ以外）39スライド40スライド41スライド

TSO側設備

パルス
受信装置

通信端末

EMS等

通信端末

受信設備

中給
システム

31スライド

VT・CT

託送計量器
（スマメ）

32スライド

VT・CT

特定計量器
（スマメ以外）36スライド30スライド、34スライド

VT・CT

特定計量器
（スマメ）

36スライド30スライド、34スライド

VT・CT

トランスデューサ
等

35スライド33スライド38スライドパルス
受信装置

アグリゲータ設備
通信端末

42スライド44スライドACシステム
EMS等

通信端末

簡易指令
システム

38スライド
通信端末

取引規程 第2章 第13条

1-2. リソース等が満たすべき要件

アセスメントに必要なd. 計量設備(3/10)

修正有

30

 託送計量器を利用しない場合の計量器については、計量法にもとづく特定計量器（電力量計）、または市
場運営者が指定する計量器（電力計）からご選択いただきます。
＜計量法にもとづく特定計量器（電力量計）を使用＞• 特定計量器（スマメ以外）よりパルス(kWh)を取得し、kWを算定する方式※1• 特定計量器（スマメ）よりデジタル値(kWh)を取得し、kWを算定する方式※2＜市場運営者が指定する計量器（電力計）を使用＞• トランスデューサ等により電力(kW)を取得する
方式
電力(kW)※１ 本方式については、主にスマメ以外が想定されることから、特定計量器（スマメ以外）と記載※２ 本方式については、主にスマメが想定されることから、特定計量器（スマメ）と記載

１００
特定計量器

パルス or デジタル
(kWh)
(kWh)

VT,CT

通信端末

VT・CT

VT・CT

特定計量器
（スマメ以外）

特定計量器
（スマメ）

パルス
(kWh)

デジタル
(kWh)

パルス
検出器

通信
端末

HEMS
EMS

通信
端末

kWへの具体的な算定方法は38スライド参照

VT・CT

トランス
デューサ等

電力
(kW)

通信
端末

パケット

パケット

取引規程 第2章 第13条

1-2. リソース等が満たすべき要件

アセスメントに必要なd. 計量設備(4/10)

31

 「託送計量器（スマメ以外）」を利用して電力量(kWh)計測値（パルス）を取得する場合、属地TSOへ
当該リソースの対象となるサービス（パルス提供サービス）を申込みのうえ、計量値を取得できるようパルス受信装置を設置していただきます。
東京電力PGホームページより（例）5分間のパルスでの算定例
VT・CT

託送計量器
（スマメ以外）

パルス
受信装置

通信端末

Ex. 50,000パルス/kWhの場合
・kWh:25,000パルス×1kWh/50,000パルス＝0.5kWh・kW:0.5kWh÷(5/60)h=6.0kW

30分
託送計量器
（電力量計）

５分

・・・

25,000パルス

通信端末

設定したパルス定数への変換も可能（パルス変換機能も具備）

取引規程 第2章 第13条

1-2. リソース等が満たすべき要件

アセスメントに必要なd. 計量設備(5/10)

修正有

32

 「託送計量器（スマメ）」を利用して電力量(kWh)計測値（デジタル値）を取得する場合、属地TSOへ
当該リソースの対象となるサービス（Bルートサービス）を申込みのうえ、計量値を取得できるようEMS等を設置していただきます。（kWへの具体的な算定方法は38スライド参照）
東京電力PGホームページより
VT・CT

託送計量器
（スマメ）

EMS等

通信端末

取引規程 第2章 第13条

1-2. リソース等が満たすべき要件

アセスメントに必要なd. 計量設備(6/10)33

 市場運営者が指定する計量器を取り付ける場合は、日本産業規格JIS C 1111（交流入力トランス
デューサ）に準ずるものとし、リソースの定格（発電リソースの場合は発電機定格出力、需要リソースの場合
は契約電力）に応じた階級指数を適用していただきます。
 なお、指定の階級指数よりも指数の低い（高精度な）計量器を適用することもできます。

 取り付ける計量器（トランスデューサ等）の性能・精度の確認は、定期的な試験（1回/7年以内 ）を取引会員（委託可）が実施し、階級指数に従った器差であることを確認下さい。
 試験結果については、属地TSOの求めに応じて提出していただきます。

VT・CT

トランス
デューサー等通信端末

リソースの定格

階級500kW未満

2.0級

500kW以上

1.0級

試験内容

器差試験

10,000kW以上

0.5級

試験頻度

1回/7年以内

取引規程 第2章 第13条

1-2. リソース等が満たすべき要件

アセスメントに必要なd. 計量設備(7/10)

修正有

34

 「計量法にもとづく特定計量器（電力量計）」を別途取り付ける場合は、計量法にもとづく検定等に合格し、計量する最大電力に応じた階級の計量器を選定していただきます。
 また、検定証印等の有効期限以内に検定を受けていただきます。

VT・CT

特定計量器
(スマメ以外）

パルス
検出器

通信端末

VT・CT

特定計量器
（スマメ）

HEMS or
EMS

通信端末【計器の種類と有効期限】
計器名称

計器の種類
最大計量電力単独/組合せによる区分
単独計器

普通電力量計

500kW未満
変成器付計器

精密電力量計

500kW以上

変成器付計器特別精密電力量計

10,000kW以上

変成器付計器

機械式/電子式
機械式(定格電流20A,60A)
電子式
機械式
電子式
機械式
電子式
機械式
電子式

検定証印等の有効期限
7年
10年
5年
7年
5年
7年
5年
7年

取引規程 第2章 第13条

1-2. リソース等が満たすべき要件

アセスメントに必要なd. 計量設備(8/10)35

 市場運営者が指定する計量器（電力計：トランスデューサ等）に取り付けるその他付属装置のうち、変成器は、日本産業規格JIS C 1731-1およびJIS C 1731-2または電気学会電気規格調査会標準規格
JEC1201に準ずるものとし、確度階級は、リソースの定格に依らず1.0級、あるいは、より高精度なものを適用していただきます。

 取り付けるその他付属装置のうち、変成器および変成器の2次配線の健全性を確認するため、定期的な試験（1回/21年以内 ）を取引会員（委託可）に実施していただきます。
 なお、試験結果については、属地TSOの求めに応じて提出していただきます。
VT・CT

リソースの定格
依存しない

トランス
デューサー等確度階級
1.0級、あるいは
より高精度なもの

通信端末

試験内容

負担測定・外観点検等

試験頻度

1回/21年以内（２次側を変更した場合は都度、負担測定の実施と記録を行うこととし、変更後の負担が誤差保証範囲を超えた場
合は試験を行うこと）

取引規程 第2章 第13条

1-2. リソース等が満たすべき要件

アセスメントに必要なd. 計量設備(9/10)36

 「計量法にもとづく特定計量器（電力量計）」を別途取り付ける場合、その他付属装置のうち、変成器は、日
本産業規格JIS C 1736-2に準ずるものを適用し、階級も特定計量器の種類に応じたもの、あるいは、より高精度なものを適用していただきます。

 変成器の検査の有効期間については、法令上明記されていませんが、計器の特別検定を受けられる期間から実質的に決定されます。

計器と変成器の組み合わせ

計量範囲

VT・CT

特定計量器
（スマメ以外）

パルス
受信装置

通信端末

1.0W級（普通電力量計)

500kW未満

VT・CT

EMS等

通信端末

0.5W級（精密電力量計)

500kW以上

特定計量器
（スマメ）

0.3W級（特別精密電力量計)

10,000kW以上【特定計量器の検定期間】
凡例
特検 ：特別検定。
計器単独の検定。

計器

同検 ：同時検定。
計器と変成器の組み合わせ検定

変成器

計器に変成器を添える

計器に変成器を添えなくてよい

計器に変成器を添えなくてよい

計器に変成器を
添える

同検

特検

特検

同検

検定証印の
有効期間以内

検定証印の有効期間以内

同検

検定証印の有効期間以内同検

最長21年

取引規程 第2章 第13条

アセスメントに必要なd. 計量設備(10/10)

1-2. リソース等が満たすべき要件

37

 トランスデューサの場合、アナログ出力により瞬時電力(kW)を取得する方式やトランスデューサからパルス出力により電力量を取得する方式があります。（パルス出力による電力量を活用する場合はスマメによる補正
計測電力の算出と同様となります）
 アナログ出力により瞬時電力(kW)を取得する場合、サンプリング周期を長く設定すると平均電力(kW)の誤差が大きくなるため、サンプリング周期を1秒以下とさせていただきます。

VT・CT

トランスデューサ
等

通信端末

サンプリング周期
1秒ごと

１

1,000

２

1,100

３

1,200

４

1,300

５

1,400

６

1,500

７

1,600

８

1,700

サンプリングされた瞬時電力(kW)の合計値

９

1,800

１０

1,900

あらかじめ指定した周期のデータ数

平均

1,450

〇アナログ出力により瞬時電力(kW)を取得する例
トランスデューサ

1,000

受信端末
瞬時電力
(kW)

算定式
平均電力(kW)＝

Ａ／Ｄ変換

平均電力
(kW)

5秒ごと

1,000

10秒ごと

1,000

1,500

1,250

1,000

取引規程 第2章 第13条

アセスメントを行うために必要な
1-2. リソース等が満たすべき要件 e. データを送信する設備(1/4)

38 パルスやデジタル値により電力量を取得できる計量器の場合、送信周期に合わせ計量値を取得し、その周期における平均電力（kW）を算出します。この値が補正計測電力となります。
〇30分平均電力(補正計測電力)を算出する例

スマメ①9時00分に”電力量計測値”を要求②９時00分の”電力量
計測値180kWh”を送信

EMS
等

スマメ

①9時30分に”電力量計測値”を要求②９時30分の”電力量
計測値215kWh”を送信

EMS
等

9時00分から9時30分の30分kWhは、215kWh－180kWh=35kWh
9時00分から9時30分の30分平均電力kWは、35kWh÷30×60＝70kW〇5分平均電力(補正計測電力)を算出する例

スマメ①9時00分に”電力量計測値”を要求②９時00分の”電力量
計測値180kWh”を送信

EMS
等

スマメ

①9時05分に”電力量計測値”を要求

EMS
等②９時05分の”電力量
計測値186kWh”を送信

9時00分から9時05分の5分kWhは、186kWh－180kWh=6kWh
9時00分から9時05分の5分平均電力kWは、6kWh÷5×60＝72kW

取引規程 第2章 第13条

(参考) 合成変成比の乗算処理

修正有

39

 変成器を介して計量している電力量計においては、計量された電力量に合成変成比（合成変成比＝変圧比×変流比）を乗じた値が、38スライドの電力量計測値となります。
〇合成変成比倍の適用例
例１：6.6kV, 20AのVCTの場合
変圧比：6600V/110V=60
変流比：20A/5A=4 よって合成変成比60×4＝240倍
電力量計の計量値を240倍した数字が負荷で消費される電力量計測値となる。

VT
6600V

例2：低圧CT(電流のみ変流)300Aの場合
変流比：300A/5A=60 よって合成変成比60＝60倍
電力量計の計量値を60倍した数字が負荷で消費される電力量計測値となる。

電力
量計

5A

20A
負荷

110V

CT

300A

5A

スマメ

CT

負荷

取引規程 第2章 第13条

(参考) 約款損失率で修正した補正計測電力の算出

修正有

40

 需要リソースの場合、39スライドの合成変成比の乗算処理に加え、属地エリアの託送供給等約款で定める
損失率で、電力量計測値を修正します。
 また、約定希望ΔkW、約定可能な最低ΔkW（以下、「最小約定希望量」といいます。）に対しても、属地エリアの託送供給等約款で定める損失率※1で修正した値で入札していただきます。
〇実績電力量と電力量損失について
修正後電力量計測値＝

電力量損失42kWh

1,000kWh

Ｇ

計量器

L

電力量計測値
958kWh
損失率で修正1,000kWh〇需要リソースを用いる場合の実績
電力量算出方法について
特別高圧
計量器

L1

高圧
電力量計測値
2,913kWh
損失率で修正3,000kWh

1-損失率※2※2 例：特別高圧損失率:2.9%
高圧損失率:4.2%

電力系統

計量器

電力量計測値計量器

L2※1 損失率については、属地エリアの託送供給等約款で定める最新の値を適用いただきます。

電力量計測値
958kWh
損失率で修正1,000kWh

複数の需要リソースを用いる取引会員が算出する修正後の電力量計測値は、電力量計測値に対して、電圧別の損失率で修正した後、対象地点の電力量を合算する。
（例）
2,913
L1修正後電力量計測値＝=3,000kWh
1-0.029
L2修正後電力量計測値＝

958

1-0.042=1,000kWh

合計値=3,000+1,000=4,000kWh
取引規程 第2章 第13条

(参考) リソース等が満たすべき要件

41

 技術上、経済上やむを得ない場合で、受電電圧と異なる電圧で計量を行うときは、属地TSOとの協議により定めた算出式により、電力量計測値や、補正計測電力を修正します。

〇トランスデューサ等で計量する場合
発電リソース(G1,G3市場参入する場合)

Ｇ３発電機の場合
電力系統

電力系統

2,842kW発電端から送電端に換算
計量器
昇圧Tr

応動評価用計量器

G１

応動評価用計量器

G２G３3,000kW

Trロス2%

所内負荷
100kW
3,000kW 応動評価用計量器 【発電端から送電端への換算例】
3,000kWG３

送電端計測値＝(発電端計測値3,000kW-所内負荷100kW)
×(1-トランスロス0.02)＝2,842kW

取引規程 第2章 第13条

アセスメントを行うために必要な
1-2. リソース等が満たすべき要件 e. データを送信する設備(2/4) 修正有

簡易指令システムを用いたオンラインで施設する場合、次の処理を行った値を瞬時供出電力とし、アセスメントで利用します。

①

単独発電機の場合、出力調整指令を選択しているときは、補正計測電力とし、出力変化量指令を選択しているときは、補正計測電力
から発電計画電力を差し引いた値②

発電機リスト・パターンの場合、合計補正計測電力から合計発電計画電力を差し引いた値③

需要家リスト・パターンの場合、合計基準値電力から合計補正計測電力および合計需要抑制計画電力を差し引いた値④

ネガポジリスト・パターンの場合、発電リソースにおける合計補正計測電力から合計発電計画電力を差し引いた値と合計基準値電力から需要リソースにおける合計補正計測電力および合計需要抑制計画電力を差し引いた値を合計した値
発電リソースを用いる場合の処理

G

TM

乗率補正

発電端から
送電端へ変換

補正計測電力の算出

39スライド41スライド38スライド※１出力変化量指令の図。出力調整指令の場合、補正計測電力となる。
※２発電機リスト・パターンの場合

リソースの合算※２①※1
補正計測電力と発電計画電力の差分②
合計補正計測電力と合計発電
計画電力の差分

需要リソースを用いる場合の処理

L

L

42

スマメ

差分

(合計)発電
計画電力

④

乗率補正

損失率補正

補正計測電力の算出

39スライド40スライド38スライドスマメ(合計)補正計測電力
①･②

乗率補正

損失率補正

補正計測電力の算出

39スライド40スライド38スライドリソースの合算

簡易指令
システム

合計基準値電力③③
合計基準値電力と合計補正計測
電力および合計需
要抑制計画
電力の差分

差分
合計補正
計測電力
合計需要抑制
計画電力

取引規程 第2章 第13条

アセスメントを行うために必要な
1-2. リソース等が満たすべき要件 e. データを送信する設備(3/4) 修正有

43 専用線オンラインで施設する場合、属地エリアの定めた通信プロトコルにおける送信周期で送信いただく瞬時
供出電力をアセスメントで利用します。
① 単独発電機の場合、補正計測電力② 発電機リスト・パターンの場合、合計補正計測電力から合計発電計画電力を差し引いた値③ 需要家リスト・パターンの場合、合計基準値電力から合計補正計測電力および合計需要抑制計画電力を差し引いた値④ ネガポジリスト・パターンの場合、発電リソースにおける合計補正計測電力から合計発電計画電力を差し引いた値と合計基準値電力から需要リソースにおける合計補正計測電力および合計需要抑制計画
電力を差し引いた値を合計した値
 属地TSOへの瞬時供出電力の伝送方法については、属地TSOにお問い合わせください。

取引規程 第2章 第13条

アセスメントを行うために必要な
1-2. リソース等が満たすべき要件 e. データを送信する設備(4/4) 修正有44

 瞬時供出電力を属地TSOへ送信する周期は以下のとおりとなります。
 専用線オンラインで施設する場合、属地TSOが定めた通信プロトコルにおける送信周期とします。
 簡易指令システムで施設する場合、30分の約数である1分、2分、3分、５分、6分、10分、15分、30分のいずれかの内、事前に簡易指令システムに登録した送信周期とします※1。
※1 属地TSOは、取引会員から送信いただいた瞬時供出電力を30分ごとに平均して供出電力を算出します。このため、30分ごとに平均値を算出する都合上、30分の約数で送信していただきます。なお、三次調整力①にも参入する場合、送信周期は、三次調整力①に合わせ1分としていただきます。

＜簡易指令システムで施設する場合＞
繰り返し頻度

イベント

内容

事前
登録

簡易指令システムの新規登録時、単独発電機については入札する発電リソースごとに、アグリゲータについては、需給調整市場アグリゲータ用系統コードごとにレポート機能の送信周期を登録(1～30分で30分の約数)

データ要求

簡易指令システムから取引会員へ約定時間の実需給
前に約定ブロックの開始から終了時刻に事前登録した周期で瞬時供出電力をデータ送信するよう要求

データ
受領
(送信)

取引会員から簡易指令システムへ事前登録した周期で、 登録周期ごとに繰り
瞬時供出電力を繰り返し送信
返し（26スライド＜送信信号＞（ｂ）に該当）※2 初期登録した送信周期の変更を希望する場合については、前もって属地TSOにお問い合わせください。

初期登録※2

約定ブロック内に繰り返し取引規程 第2章 第13条

45

２．具体的な方法と注意事項

2-1. 市場参入・資格審査

46

 需給調整市場へ参入を希望される事業者は、送配電網協議会需給調整市場運営部のHPより下記の帳票をダウンロード・記入の上、添付書類と合わせて、郵送にて提出※いただく必要がございます。
※入札を計画されているエリアに関わらず、一般送配電事業者より業務委託されている送配電網協議会
需給調整市場運営部に提出ください。（エリアごとに提出いただく必要はありません。）【送配電網協議会需給調整市場運営部のHPよりダウンロード・記入いただく帳票】①需給調整市場参加申込書 ②取引会員適格誓約書 ③純資産額調書【添付書類】(事業者にご準備いただきます)④登記事項証明書(6ヶ月以内に発行されたもの) ⑤貸借対照表(直近事業年度のもの)
 審査結果については、送配電網協議会需給調整市場運営部より事業者へ「取引会員資格審査結果通知書」をメールにて通知させていただきます。
【事前審査フロー概要】
調整力
事業者
（申込者）

属地TSO

必要書類DL・記入、添付書類準備

郵送にて送付

資格審査の実施
市場参入資格の付与

工事申込
事前審査へ

メールにて承認通知

業務委託

送配電網協
議会
需給調整市
場運営部

送配電網協議会HPに必要書類公表

資格審査の実施
市場参入資格の付与

市場参入・資格審査フローの詳細、必要書類の一覧は「別紙」をご覧下さい。

取引規程 第2章 第7条、第8条

2-2. 事前審査

a. 事前提出

修正有47

 取引会員は、事前審査および本市場における取引に必要となる関係諸元として、以下のデータを事前審査までに需給調整市場システム（MMS）に登録していただきます。
（1）事業者概要データ（2）電源等審査用データ（試験成績書または稼働実績データ等の事前審査に必要な書類）（3）電源等データ（4）発電機リスト・パターン、需要家リスト・パターン※またはネガポジリスト・パターン※※

小売電気事業者とアグリゲータ間で必要な時期までにネガワット調整金契約を締結のうえ、申込・取引をお願いいたします。

取引規程 第２章 第17条

(参考) 需給調整市場システム運用開始後の事前審査時に登録いただくデータ

修正有

48

 事前審査に向けて、取引会員にて以下のデータをシステムに登録していただきます。
データ名・データ項目

補足

内容①事業者概要データシステムの画面に入力
あるいは入力支援ツールの出力をシステムで読み込み

開始日、事業課税標準、収入割相当率、金融機関名、店舗名、金融機関コード、店舗コード、預金種
別、口座番号、口座名義、口座名義（カナ）、支払先郵便番号、支払先住所、支払先担当部署、支払先電話番号、事業者コード(MMSコード※1は自動で付番)②電源等データ

システムの画面に入力
あるいは入力支援ツールの出力をシステムで読み込み

電源等コード※3、開始日、エリア、電源等種別、電源等名称、電源等略称、住所、電話番号、契約種別、
定格容量、定格電圧、所内率、機能有無(ブラックスタート、増出力運転、DSS等) 、GF調定率(%)、変化速度（LFC、EDC他）、最低出力、起動パターン、停止パターン、商品区分、応動時間、継続時間、供出可能量、BGコード、系統コード、監視指令・制御方法、電源Ⅰ契約容量、VENID、Market
Context、他多数③電源等審査用データ

1ファイルのみ(zip可)
容量上限あり

電源等審査に関わる補足情報（様式12(電源等審査に関わる補足情報))、事業者が準備するデータ、稼働実績データ等④各パターンシステムの画面に入力
あるいは入力支援ツールの出力をシステムで読み込み

電源等コード※3、開始日、パターン番号、各リスト・パターン名称、供出可能量、各リスト・パターン(④´)④´各リスト・パターン※2

入力支援ツールの出力をシステムに保存各リスト・パターンごとの各リスト(1)発電機リスト・パターン：発電機リスト(2)需要家リスト・パターン：需要家リスト(3)ネガポジリスト・パターン：発電機・需要家リスト⑤調整単価データシステムの画面に入力
あるいは入力支援ツールの出力をシステムで読み込み（デフォルト値）

電源等コード※2、開始日時、終了日時、運転パターン番号、出力帯下限値(運転パターン番号ごと、最大20個、V1単価、V2単価、V4単価、abc定数）、起動費(ケース番号ごと、最大10個、停止時間、V3単価)※V2単価、V3単価、V4単価は電源Ⅱ契約等を締結している場合入力が必要※1 MMSコード：初期登録時にシステムで自動で付番される需給調整市場の取引会員を一意に識別するコード※2 三次調整力①は需要家リスト・パターンのみとなります※3 電源等コード：取引会員で設定する電源等データを一意に識別するコード<補足> 事業者名称、事業者略称、電話番号は申込時にメールにて提出

取引規程 第２章 第17条

2-2. 事前審査

b. 性能確認の体系

修正有

49

 取引会員は、関係諸元の提出時に希望する商品の性能確認の申請を行い、属地TSOは提出された単独発電機または各リスト・パターンに含まれるリソースが第26条（取引対象のΔkW）に定める当該商品の要件に適合していることを確認（以下、「性能確認」といいます。）します。
【性能確認の体系】【事前審査時】【取引開始後】アセス不適合による取引停止処分

性能確認の申請

取引停止処分対象リソースの実働試験申請
性能確認・要件への適合確認
・基本は性能データ等による書類審査
性能データ等で性能の確認ができない場合
実働試験
適
合

不
適
合

適
合

不
適
合

市場契約協議取引不可※

取引停止処分解除取引停止処分継続※不合格となります。事業者に再審査の意向がある場合、具体的改善を併せて示すことにより、再度、性能確認の申請を行うことは可能です。

取引規程 第3章 第21条

2-2. 事前審査

c. 概要

修正有

50

 属地TSOは、希望する商品ごとに、提出された単独発電機または各リスト・パターンが第26条（取引対象のΔkW）に定める当該商品の要件に適合していることを、性能データにもとづき確認します。
 性能確認は、取引会員の申請にもとづき、原則として申請受付後3ヶ月以内に実施します。

 提出された性能データの確認の結果、要件に適合している単独発電機または各リスト・パターンは契約に向けた協議を開始します。
 第22条（確認項目）(4)～(6)について、性能データで要件への適合を確認出来ない場合、実働試験の実施により、要件への適合を確認いたします。
 適合していることが確認できなかった場合は、本市場において当該単独発電機または各リスト・パターンを用いて当該商品の取引を行うことはできません。

【事前審査業務フロー概要】

取引会員
(事業者)

事前審査
申請

要件への適合が確認できる書類（試験成績書または稼働実績データ等）を
MMSに登録市場契約
協議要件に適合している場合
メールにて審査完了通知※

取引不可
不適合の場合、MMSにて不合格通知

性能確認

属地TSO

事前審査申請受領※ ＭＭＳ上での電源承認は契約締結後に行います。

提出された性能データの確認

実働試験

要件への適合を確認できない場合、実働試験へ要件に適合している場合
メールにて審査完了通知※

取引規程 第3章 第21条、第22条

2-2. 事前審査

d. 申請

修正有

51

 取引会員はMMSを通じて、47スライドに記載の関係諸元を登録および事前審査申請をしていただき、属地TSOは当該申請にもとづき希望する商品の性能確認を実施します。
 性能確認では、提出された単独発電機または各リスト・パターンが第26条（取引対象のΔkW）に定める要件に適合していることを提出された性能データにもとづき原則３ヶ月以内に確認します。
 提出いただく性能データは、53～65スライドを参照下さい。なお、試験成績書または稼働実績データ等については当事者以外（メーカー、請負会社等）が作成したもので現状の機能を反映した最新のものとしていただきます。ただし、実証事業等に活用したデータについては、属地TSOが認めた場合には、当事者が作成したものでも可能とします。

取引会員
(事業者)

事前審査
申請

要件への適合が確認できる書類（試験成績書または稼働実績データ等）を
MMSに登録市場契約
協議要件に適合している場合
メールにて合格通知

取引不可
不適合の場合、メールにて不合格通知

性能確認
属地TSO

事前審査申請受領

提出された性能データの確認

実働試験

要件への適合を確認できない場合、実働試験へ要件に適合している場合
メールにて合格通知

取引規程 第3章 第21条

2-2. 事前審査

e. 性能確認(1/14)

修正有

52

 性能確認は、単独発電機の場合は原則ユニットごと、各リスト・パターンを用いる場合は原則各リスト・パター
ンごとに実施します。なお、需給調整市場システムに登録できる各リスト・パターンの上限は、系統コードごとにそれぞれ20パターンとさせていただきます。（109スライド参照）

 属地TSOが現地調査の実施や詳細データの提出を求めた場合、取引会員はその求めに応じていただきます。
 属地TSOは提出された性能データの確認結果を取引会員へ、メールにて通知します※2。
① 適合していると判断された場合は、取引会員と契約に向けた協議を開始します。
② 適合していることが確認できなかった場合は、取引会員と実働試験に向けた協議を行います。

取引会員
(事業者)

事前審査
申請

要件への適合が確認できる書類（試験成績書または稼働実績データ等）をメールにて提出

市場契約
協議
要件に適合している場合
メールにて審査完了通知※

取引不可
不適合の場合、メールにて不合格通知

性能確認
属地TSO

事前審査申請受領

提出された性能データの確認※2 ＭＭＳ上での電源承認は契約締結後に行います。

実働試験

要件への適合を確認できない場合、実働試験へ要件に適合している場合
メールにて合格通知

取引規程 第3章 第21条

2-2. 事前審査

e. 性能確認(2/14)

修正有

53

 性能確認の項目、確認事項および提出に求める性能データは下記のとおりです。
第26条に定める要件（三次調整力②）①指令・制御

オンライン

②指令間隔

30分

③監視の通信方
法

専用線：オンライン
簡易指令ｼｽﾃﾑ：オンライン④監視間隔

1分～30分
（簡易指令システムの場
合は、30分の約数である1
分、2分、3分、５分、6分、10分、15分、30分）⑤通信回線

専用線または
簡易指令システム

確認項目

性能データに関わる提出資料

第26条に規定するオンライン指令による出力調整が可能であること

属地TSOからオンライン指令に応じることが可能であることが確認できるもの。ただし、電源Ⅱ契約等の契約書の写しをもってこれに代えることができる。

第26条に規定する監視間隔でデータ収集・提出が可能であること

属地TSOがオンラインで監視できること、監視間隔が確認できるものおよび発電実績として収集保存されたデータ。ただし、電源Ⅱ契約等の契約書の写しをもってこれに代えることができる。

第13条に規定するセキュリティ要件を遵守していること「電力制御システムセキュリティガイドライン」および「エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネ
スに関するサイバーセキュリティガイドライン」に準拠していることが確認できるもの。ただし、電源Ⅱ契約等の契約書の写しをもってこれに代えることができる。

取引規程 第3章 第22条、第23条、第4章 第26条

2-2. 事前審査
第26条に定める要件（三次調整力②）

⑥応動時間

45分以内

⑦供出可能量（入札量上限）45分以内に出力変化可能で、3時間継続可
能な最大の出力変化量

e. 性能確認(3/14)

修正有

54

確認項目

性能データに関わる提出資料

第26条に規定する応動時間以内に供出可能量まで到達できること

以下のいずれかが確認できるデータ(1)単独発電機においては、定格出力、最低出力、出力変化速度が確認できるもの。ただし、電源Ⅱ契約等の契約書の写しをもってこれに代えることができる。
(2)単独発電機の場合は出力変化曲線、各リスト・パ
ターンの場合は実証事業等の実績データ（データ
取得日、時間、出力が記載されたもの）であって、以下の内容が確認できる稼働データ。
(2-1)提出した供出可能量を出力するまでの時間が45分以内であること(2-2)3時間以内で以下のいずれかの出力応動（ⅰ）増加、増加、減少（ⅱ）増加、減少、減少（ⅲ）増加、減少、増加(2-3) 指令量をゼロとする指令が行われた場合、発電
計画電力、合計発電計画電力またはベースラインにもとづいた運転を３時間継続(2-4)供出可能量の30%～70%の範囲内の任意の出力で、少なくとも1コマ(30分)の出力継続(2-5)なお、(1)または(2)における最低出力が、145ス
ライドの最低出力として用いることが不適当な場
合、代替する値を証明する資料

提供期間は繰り返し指令に応じる
こと
供出可能量のうち、一部の量が発動可能であること
指令がない場合、または指令量をゼロとする指令が行われた場合は、発電計画、合計発電計画または基準値計画にもとづいた応動をしていること。なお、第23条（性能データに関わる提出資料）にもとづいて確認を行う場合は、発電計画電力、合計発電計画電力またはベースラ
インにもとづいた応動をしていること。

※(2)のサンプリング周期は5分以内とする。

取引規程 第3章 第22条、第23条、第4章 第26条

2-2. 事前審査
第26条に定める要件（三次調整力②）⑧継続時間

商品ブロック
(3時間)

⑨並列可否
-

e. 性能確認(4/14)

修正有

55

確認項目

性能データに関わる提出資料

第26条に規定する継続時間以上の供出可能量または指令量を継続して出力し続けることが可能であること

以下のいずれかが確認できるデータ(1)単独発電機においては、定格出力の継続時間が確認できるもの。ただし、電源Ⅱ契約等がある場合はその契約書の写しをもってこれに代えることができる。
(2)単独発電機の場合は出力変化曲線、各リ
スト・パターンの場合は実証事業等の実績
データ（データ取得日、時間、出力が記載されたもの）であって、以下の内容が確認できる稼働データ。
(2-1)単独発電機の場合は、定格出力で3時間以上の運転を継続していること(2-2)各リスト・パターンの場合は、提出された供出可能量で3時間以上の応動を継続していること

単独発電機において、停止状態からΔkW約定量にもとづく調整を行うことを予定している場合は、停止状態から第26条に規定する応動時間以内に供出可能量まで到達できること単独発電機の起動カーブ（データ取得日、時間、出力が記載されたもの）で、属地TSOからの指令送信後に、並列準備～並列～供出可能量までに要する時間が45分以内であることが確認できるもの取引規程 第3章 第22条、第23条、第4章 第26条

2-2. 事前審査
第26条に定める要件（三次調整力②）⑩各リスト・パターン-e. 性能確認(5/14)

修正有

56

確認項目

性能データに関わる提出資料(1)需要家リスト・パターンおよびネガポジリスト・パターン
取引会員間の需要リソースに重複がないことおよび需要リ
ソースが複数の小売電気事業者に所属していないこと。
需要リソースが需要抑制量調整供給契約を締結している
場合、当該需要リソースが所属する需要抑制バランシン
ググループに、当該需要家リスト・パターンまたはネガポジリ
スト・パターンに属さない需要者を含まないこと。
なお、異なる系統コードに属する需要家リスト・パターンまたはネガポジリスト・パターンの間で需要リソースに重複がないこと。

発電機リスト・パターン，需要家リスト・パターン
またはネガポジリスト・パターン(2)発電機リスト・パターンおよびネガポジリスト・パターン
取引会員間の発電リソースに重複がないこと。
また、異なる系統コードに属する発電機リスト・パターンおよびネガポジリスト・パターンの間で需要リソースに重複がな
いこと。

取引規程 第3章 第22条、第23条、第4章 第26条

2-2. 事前審査

e. 性能確認(6/14)

修正有

57

⑥応動時間、⑦供出可能量、⑧継続時間の確認に用いる性能データ例1（単独発電機の出力変化曲線）
 下記単独発電機の出力変化曲線にて、応動時間以内に供出可能量まで到達できること、３時間以上供出可能量の出力を継続的に供出可能であることを確認します。
 本実績データにより、54スライドの(2-1)、55スライドの(2-1)および(2-2)を確認可能です。

 なお、要件への適合を確認できた場合、本供出可能量が入札量上限となります。
【性能データ例1】

指令値
実出力
許容範囲
45分以内に応動した供出量を3時間継続可能⇒要件を適合できた場合、本供出可能量が入札量上限とな
る。

供出
可能量

すべての要件を満たした場合入札量上限となります

45分以内に応動可能

45分以内

3時間以上

※75スライドの応動実績の評価に準じて提出された性能データの確認をいたします
取引規程 第3章 第22条、第23条、第4章 第26条

2-2. 事前審査

e. 性能確認(7/14)

修正有

58

⑥応動時間、⑦供出可能量、⑧継続時間の確認に用いる性能データ例2（単独発電機の出力変化曲線）
 下記単独発電機の出力変化曲線にて、供出可能量のうち、一部の量が発動可能であること、提供期間は繰り返し指令（増加、増加、減少）に応じることを確認します。
 本実績データにより、54スライドの(2-2)および(2-4)を確認可能です。
【性能データ例2】

繰り返し指令に都度応じる

指令値

実出力
許容範囲

供出可能量の30%～70%の範囲内の任意の出力で、少なくとも1コマ(30分)の出力継続が可能

供出
可能量

45分以内

45分以内

45分以内

＜審査対象＞
応動時間（45分）＋提供期間3時間
取引規程 第3章 第22条、第23条、第4章26条

2-2. 事前審査

e. 性能確認(8/14)（単独発電機）修正有59

 取引会員にて書類審査用の所定の様式10-1（三次調整力②【単独発電機】 応動確認用フォーマット【事前審査（書類審査用）】）に5分ごとの発電計画電力、発電実績、応動実績を入力し、その根拠となる単独発電機の出力変化曲線または運転実績等の性能データを、合わせて提出していただきます。

検討中

取引規程 第3章 第22条、第23条

2-2. 事前審査

e. 性能確認(9/14)（アグリゲータ）修正有60

 取引会員にて書類審査用の所定の様式10-2、10-3、10-4（三次調整力②【各リスト・パターン】 応動確認用
フォーマット【事前審査（書類審査用）】）に5分ごとの発電計画電力，合計発電計画電力またはベースライン※、
実績データ、応動実績を入力し、その根拠となる実証事業等による過去の運転実績等の性能データを、合わせて提出していただきます。
※ 過去の実証事業や稼働実績から商品要件を確認するため、実働試験基準値電力ではなく、ベースラインと記載しております。

検討中

取引規程 第3章 第22条、第23条

2-2. 事前審査

e. 性能確認(10/14)

修正有

61

 需要家リスト・パターンへの記載項目と利用用途は以下のとおりです。
 なお、落札結果等、市況分析に必要な項目については、電力・ガス取引監視等委員会における検討次第で変更となる可能性があります。
記載項目

利用用途

供給地点特定番号

アグリゲータのリソースを特定するため。

需要家名称および所在地

供給地点特定番号は22桁の数字であり、誤りがあると小売電気事業者のインバランス算定に影響があるため、供給地点特定番号に対する突合せに利用するため。

供出方法

調整負荷の運用状況の確認を行うため。

契約電力

需要家リスト・パターン単位の入札量上限と、大小関係を確認するため。

電圧区分

リソースごとの損失率を供出量に加味するため。
（一般送配電事業者および調整力事業者の双方において正確な供出量を把握しておく必要があると考えます。）

小売電気事業者情報

インバランス算定において需要抑制量を需要リソースへ電気を供給する小売電気事業者の需要実績へ加算するため。
（アグリゲータと小売電気事業者の間でネガワット調整金等の契約を締結される際にご確認をお願いいたします。）

他需要抑制契約の状況

需要家リスト・パターンに記載した需要リソースが需給調整市場と「他の需要抑制契約」を締結している場合で、同時に需要抑制指令が発動した際に、精算時に需要抑制量を切分けるため。
（なお、アグリゲータにおいても調整力指令に適切に対応するために、需要リソースの「他の需要抑制契約」状
況を把握している必要があると考えます。）

商品区分

需要家リスト・パターンの入札可能な商品を把握するため。

取引規程 第3章 第22条、第23条

2-2. 事前審査

e. 性能確認(11/14)

新規

62

 発電機リスト・パターンへの記載項目と利用用途は以下のとおりです。
 なお、ネガポジリスト・パターンについては需要家リスト・パターンおよび発電機リスト・パターンへの記載項目を必要とする。
記載項目

利用用途

受電地点特定番号

アグリゲータのリソースを特定するため。

発電所名称および所在地

受電地点特定番号は22桁の数字であり、誤りがあると発電事業者のインバランス算定に影響があるため、受電地点特定番号に対する突合せに利用するため。

発電方式、電源等種別および火力
燃料種別、電圧区分

調整電源の運用状況の確認を行うため。

契約受電電力発電機リスト・パターン単位の入札量上限と、大小関係を確認するため。

BGコード

電力広域的運営推進機関（以下、「広域機関」といいます。）に提出された発電販売計画を確認するため。

系統コード

広域機関に提出された発電販売計画を確認するため。

商品区分

発電機リスト・パターンの入札可能な商品を把握するため。

取引規程 第3章 第22条、第23条

2-2. 事前審査

e. 性能確認(12/14)

修正有

63

 性能確認で提出いただく資料において、「当事者以外が作成した資料」の解釈は以下のとおりとなります。
「当事者以外が作成した資料」の解釈について
取引規程
の記載

第23条（性能データに関わる提出資料）に定める性能データのうち稼働実績データ等については，当事者以外が作成したもの
で現状の機能を反映した最新のものとする。ただし，実証事業等に活用したデータについて，属地エリアの一般送配電事業者が認めた場合には，当事者が作成したものでも可能とする。
・法人格が異なっていれば「当事者以外」と判断し、審査書類を採用。

基本ルール

考
え
方

・当事者が作成した書類等を採用した場合、第三者の牽制が効かず、適切な審査ができないおそれがあるため、信頼性の懸念があり、他事業者との公平性に欠ける。
・事前審査を加入時点で実施することにより、半永久的に入札資格が与えられることから、原則外は認めない。
・実証事業の結果は、「当事者以外が作成した結果」を「当事者以外も確認（認証）した結果」と解釈し認める。
・当事者しか作成できない場合は、取引規程のとおり実働試験によって対応する。

採用可[試験成績書等]事業者以外の下記が作成したもの○ メーカー ○ 請負事業者 ○ 子会社 ○ グループ会社[稼働実績データ]○ 事業者が自ら作成していないことが確認できる実績データ（メーカー等事業者以外が保存したものや、システム自動により保存された実績データも採用可）○ 当事者以外が確認（認証）した実証事業の稼働実績データ

採用不可[試験成績書等]
× 発電所等で独自に作成した運用マニュアル等[稼働実績データ]
× 事業者が自ら作成し、当事者以外の確認を経ていないことが明らかな実績データ

審査書類の
採用可否

取引規程 第3章 第21条

2-2. 事前審査

e. 性能確認(13/14)

修正有

64

 性能確認で提出いただく資料において、「現状の機能を反映した最新の資料」の判定の考え方は以下のとおりとします。

「現状の機能を反映した最新の資料」の判定の考え方
取引規程
の記載

第23条（性能データに関わる提出資料）に定める性能データのうち稼働実績データ等については，当事者以外が作成したもので現状の機能を反映した最新のものとする。

・属地TSOの判断で必要により最新であることの確認を行うが、定期的な確認までは必須としない。
・アセスメントⅡで問題が確認された場合は是正勧告の後、再度の性能確認を求める。

基本ルール

考
え
方

取引規程 第3章 第21条

2-2. 事前審査

e. 性能確認(14/14)

修正有

65

 性能確認で提出いただく資料において、提出いただく稼働実績データ範囲については、以下の確認が可能な性能データを、事業者の判断にて必要分を提出していただきます。
 「応動時間以内に供出可能な量まで確認できること、3時間以上供出可能量の出力を断続的に供出可能であること（57スライド参照）」
 「供出可能量のうち、一部の量が発動可能であること、供出期間は繰り返し指令に応じること（58スライド参照）」
 「指令量をゼロとする指令が行われた場合、発電計画電力、合計発電計画電力またはベースラインにもとづいた運転を３時間継続できること」
事業者に提出を求めるデータの範囲
取引規程
の記載

基本ルール

第23条（性能データに関わる提出資料）に定める性能データのうち稼働実績データ等については，当事者以外が作成したもので現状の機能を反映した最新のものとする。
・事業者から提出を求めるデータについて、事業者が「応動時間以内に供出可能な量まで確認できること、
3時間以上供出可能量の出力を断続的に供出可能であること（57スライド参照）」と「供出可能量のうち、一部の量が発動可能であること、供出期間は繰り返し指令に応じること（58スライド参照）」「指令量をゼロとする指令が行われた場合、発電計画電力、合計発電計画電力またはベースラインにもとづいた運転を３時間継続できること」が確認できるデータを判断して必要分を提出する。
・需要リソースの場合、ベースラインは性能確認の対象期間の開始時刻の1時間前までに提出されたものであること。
・市場運営者が性能確認の対象期間（例えば、1日48点、1週間の継続的な記録等）の長さを指定した場合、電源等の運転実績において、「試験a,b,c」※の全ての挙動が一定期間に収まって考いない場合が想定され、当該期間のみで応動確認ができない可能性がある。
え・また、対象期間を指定して記録の提出を求めても、事業者が過去の応動において、調整力として
方使われていなければ、データの多くは審査に活用されない不要なデータとなる。
・実動試験は３日間を想定しており、長期的なスパンでの確認までは行っていない。
※「試験a,b,c」については実働試験実施方法を参照

取引規程 第3章 第21条

（参考）各リスト・パターンの変更を希望する場合のスケジュール

修正有

66

 性能確認による適合判定後に、各リスト・パターンの変更を希望する場合は、応札する日が属する四半期の前々四半期末までに属地TSOに申出ていただき、審査を実施します。

 事前審査後に、リソースの性能データに変更が生じた場合は、性能データの再登録後、原則として性能確認を実施します。
【各リスト・パターンの変更申込およびこれに係る事前審査スケジュール（イメージ）】

出所）第12回需給調整市場検討小委員会（2019.6.27）資料3-2をもとに作成

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2019/files/jukyu_shijyo_12_03_02.pdf

取引規程 第2章 第19条、第3章 第21条

（参考）各リスト・パターンの変更を希望する場合のスケジュール
申込内容（赤字が追加・減少を表す）

67

取引可能となる時期
性能確認申込から３ヶ月以内の合格した日

パターン番号①

パターン番号②・リソースＡ ・リソースＢ
・リソースＣ ・リソースＤ・リソースＡ ・リソースＢ

パターン番号の追加（新リ
ソースあり）

パターン番号①

パターン番号②

パターン番号③・リソースＡ ・リソースＢ
・リソースＣ ・リソースＤ・リソースＡ ・リソースＢ

・リソースＥ

パターン番号の追加（新リ
ソースなし）

パターン番号①

パターン番号②

パターン番号③・リソースＡ ・リソースＢ
・リソースＣ ・リソースＤ・リソースＡ ・リソースＢ

・リソースＡ ・リソースＢ
・リソースＣ

リソースの変更（新リソースの増加）

パターン番号①

パターン番号②・リソースＡ ・リソースＢ
・リソースＣ ・リソースＤ・リソースＡ ・リソースＢ
・リソースＥ

リソースの変更（既リソースの増加）

パターン番号①

パターン番号②・リソースＡ ・リソースＢ
・リソースＣ ・リソースＤ・リソースＡ ・リソースＢ
・リソースＣ

リソースの変更（既リソースの削除）

パターン番号①

パターン番号②・リソースＡ ・リソースＢ
・リソースＣ ・リソースＤ・リソースＡ ・リソースＢ

新規申込

修正有

申込日の翌々四半期の１日申込日の翌々四半期の１日申込日の翌々四半期の１日申込日の翌々四半期の１日申込日の翌々四半期の１日※※リソースのスイッチングやトラブルに伴い、各リスト・パターンの変更が必要になった場合、変更後の各リスト・パターンが、対象のリソースを除いても商品要件に適合していることを確認でき、かつ属地TSOが認める場合は、実働試験による性能確認を省略し、早期の変更を可能とする場合があります。
取引規程 第2章 第19条、第3章 第21条

(参考) 各リスト・パターンの入力支援ツールについて

修正有

68

 需給調整市場システムに提出いただく各リスト・パターンファイルは、「需給調整市場三次調整力①・②需要家リスト・パターン等受領業務ビジネスプロトコル標準規格」に準拠したXMLファイルとします。
 必要により、エクセルシートからXMLファイルに変換する入力支援ツールをご活用下さい。

【各リスト・パターン入力支援ツール記載例（需要家リスト・パターンの場合）】:必須入力箇所:自動入力箇所 対象需要家リスト・パターン
供出可能量(kW)発電機・需要家数変更※画面は今後変更となる可能性があります

需要家リスト・パターン xmlファイル入力支援ツール
パターン⑧

適用開始希望年月日

読込ファイル名
63,303出力先C:¥Users¥Desktop¥W9_0232_20210402__3Y**5_08_MMS.xml
C:¥Users¥Desktop¥提出ファイル

検討中20210418
基本情報

リストXML読込

名称▲

コード

リストXML出力
XMLファイル妥当性検証

終了(上書保存)情報区分
提出先事業者
送信事業者
アグリゲータ用系統コード

0232
10033
8***3
3Y**5

運用モード

通常

三次調整力②需要家リスト
東京電力ＰＧ
グローバルリソースアグリゲータ
グローバルリソースアグリゲータ

XMLファイル名
対象時期の開始日
アグリゲータ用系統コード
パターン番号
電源等コード

出力ファイル名情報
W9_0232_20210403_3Y**5_08_MMS.xml
20210403
3Y**5
08
MMS

ネガワットリスト
需要家情報

任意に
増減
可能

NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

供給地点特定番号
0311111111111111111111
0322222222222222222222
0333333333333333333333
0344444444444444444444
0355555555555555555555
0366666666666666666666
0377777777777777777777
0388888888888888888888
0399999999999999999999
0332132132132132132132

需要家名称
東京工場
神奈川工場
千葉工場
埼玉工場
群馬工場
栃木工場
茨城工場
静岡工場
東京物流センター
栃木VPP研究所

所在地
東京都大田区〇-〇-〇
神奈川県川崎市△-△-△
千葉県千葉市●-●-●
埼玉県さいたま市◎-◎-◎
群馬県太田市□-□-□
栃木県宇都宮市▲-▲-▲
茨城県土浦市◆-◆-◆
静岡県沼津市×-×-×
東京都多摩市〇-×-△
栃木県那須塩原市〇-●-●

契約電力 電圧(kW)
区分 供出方法

小売電気事業者情報 他需要抑制契約の状況
小売電気
小売電気事 類型Ⅰ②
事業者コード 業者名称 需要抑制BGコード

5,856 特高需要抑制
422*3
7,152 特高需要抑制
422*3
1,782 特高電源（自家発等）433*3
4,300 特高需要抑制
418*4
5,000 特高需要抑制
433*3
1,900 高圧需要抑制
433*3
3,100 特高電源（自家発等）433*3
9,400 特高電源（自家発等）433*3
1,114 特高需要抑制
433*3
49 低圧需要抑制
433*3

P2Pネット****3
P2Pネット****3
地球パワー 無次世代パワー 無
地球パワー 無地球パワー 無地球パワー 無地球パワー 無地球パワー 無地球パワー 無取引規程 第2章 第19条

2-2. 事前審査

f. 実働試験の概要(1/2)

修正有

69

 性能確認の確認項目のうち応動時間、供出可能量、継続時間、並列可否について、試験成績書または稼働実績データ等の提出が困難な場合や当該データ等では要件への適合が確認できなかった場合は、性能確認として72スライド以降の実
働試験を商品区分ごとに、単独発電機の場合は原則としてユニットごと、各リスト・パターンを用いる場合は原則として各リス
ト・パターンごとに実施します。

 なお、三次調整力②の商品区分において性能確認を実施しておらず、三次調整力①の性能確認において適合したと判断された場合、取引会員が希望し属地TSOが認めるときは、実働試験を省略して三次調整力①において適合したと判断された供出可能量までは入札することができます。（次スライド参考参照）
 属地TSOは実働試験の実績受領後、性能確認を実施し、その結果を取引会員へ需給調整市場システムまたはメールにて通知します※。
① 適合していると判断された場合は、取引会員と契約に向けた協議を開始します。
② 適合しないと判断された場合は、取引会員は本市場において当該単独発電機または各リスト・パターンを用いて当該商品の取引をすることはできません。
 実働試験において取引会員側で発生する費用は、取引会員の負担となります。
 また、発電販売計画や需要調達計画との差はインバランス精算の対象となります。

取引会員
(事業者)

事前審査
申請

要件への適合が確認できる書類（試験成績書または稼働実績データ等）をメールにて提出要件に適合している場合
メールにて合格通知

市場契約
協議
取引不可
不適合の場合、MMSにて不合格通知

性能確認
属地TSO

事前審査申請受領

提出された性能データの確認

実働試験

要件への適合を確認できない場合、実働試験へ※ ＭＭＳ上での電源承認は契約締結後に行います。

要件に適合している場合
メールにて審査完了通知※

取引規程 第3章 第21条、第24条

（参考） 事前審査における実働試験の省略

修正有

70

 三次調整力①の性能確認において適合したリソースで、取引会員が希望し属地TSOが認めるときは、三次調整
力②の商品区分における実働試験を省略して三次調整力①における供出可能量を入札量上限とすることができます。
【三次調整力①として3,000kWが性能確認に適合し、三次調整力②の実働試験を省略した場合】
・三次調整力②の入札可能量は、三次調整力①の約定量と合計で3,000kWまでとなります。
入札パターン

三次①約定量（kW）

三次②入札可能量（kW）

三次①のみ

3,000

0

三次②のみ

0

3,000

三次①＋三次②X

3,000 ー X

※三次調整力①と三次調整力②のいずれにも入札できる需要家リスト・パターンの場合で、供出を希望する実需給日の同一の時間帯において既に三次調整力①に入札もしくは落札されなかった場合にかぎり、三次調整力②に入札できます（92スライド）

取引規程 第3章 第21条、第24条

2-2. 事前審査

f. 実働試験の概要(2/2)

修正有

71

 実働試験の概要は下記のとおりです。

各リスト・パターン※指令値の変更が必要となる30分コマに対して45分前までに指令を実施します。
※事前審査の標準試験期間は約３か月。
※事前審査の費用は事業者負担とする。

60分

試験時間（３時間）
実働試験対象時間（60分＋試験時間）

単独発電機

各リスト・
需要家リスト・パターン
パターン

出所）第12回需給調整市場検討小委員会（2019.6.27）資料3-2をもとに作成

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2019/files/jukyu_shijyo_12_03_02.pdf

取引規程 第3章 第22条、第24条

2-2. 事前審査

単独発電機の実働試験

g. 実施方法（1/2）

修正有

72

 単独発電機の場合における実働試験の具体的な実施方法は下記のとおりとします。なお、GFまたはLFC機能を有する場合は、原則として当該機能をロックした状態で試験を行います。
1.

取引会員は、試験候補日時を選定して、メールにて属地TSOへ通知していただきます。

a. 試験候補日：任意の3日間
b. 試験時間：各々の日に対して取引規程第29条（ΔkWの入札単位）の中から入札を予定している時間帯を1つ選定していただきます。
※取引会員が同一の試験候補日において複数の時間帯で試験を希望する場合は、その限りではありません。
※試験候補日時は、エリアの系統状況または需給状況により試験実施ができない場合、試験日時を協議させていただき、再度設定させていただきます。
2. 実働試験は、73スライドに記載の標準パターン化した３つの実働試験を行います。

3. 取引会員は、実働試験開始60分前までに広域機関へ発電計画を提出します。
4. 属地TSOは、試験日において試験時間の内、指令値の変更が必要となる30分コマに対して45分前までに指令を実施します。

ただし、30分コマに対して45分前までに取引会員に指令がない場合は、前30分コマの指令値に従った運転を継続していただきます。なお、専用線オンラインの場合は、指令時刻等を取引会員と調整します。
5. 取引会員は、試験実施後、試験実施直前の60分＋試験時間（以下、「実働試験対象時間」といいます。）における、5分ごとの単独発電機の発電計画電力、発電実績および応動実績を74スライドに記載の所定の様式13-1(三次調整力②【単独発電機】応動実績提出用フォーマット【事前審査（実働試験用）】)にて、属地TSOに提出していただきます。

取引規程 第3章 第24条

2-2. 事前審査

単独発電機の実働試験

g. 実施方法（2/2）

修正有

73

 実働試験は試験a、b、cについて下記のとおり、標準パターン化した試験を実施します。

 なお、発電計画電力は、取引会員が実働試験開始60分前までに広域機関へ提出いただいた発電計画を使用します。
 試験a：指令量を供出可能量としたときの応動時間および継続時間を確認する試験（取引規程第22条（確認項目）の(4)イ、（5）、(6)を確認）•

45分以内に発電計画電力から供出可能量まで増加させ、供出可能量が3時間以上継続できることを確認します。

 試験b：指令量を繰り返し変化させたときの応動を確認する試験（取引規程第22条（確認項目）の(4)ロ、ハを確認）•

発電計画電力から供出可能量の30%～70%の範囲内の任意の出力で増加させ、指令に追従していることを確認します。

•

供出可能量まで増加させ、指令に追従していることを確認します。

•

供出可能量から発電計画電力へ復帰することを確認します。

 試験c：指令量ゼロの場合の応動を確認する試験（取引規程第22条（確認項目）の(4)ニを確認）•

発電計画電力にもとづいた応動をしていることを確認します。

取引規程 第3章 第22条、第24条

(参考) 発電計画電力および発電実績の記入例（所定の様式）修正有74

 実働試験は、様式13-1(三次調整力②【単独発電機】応動実績提出用フォーマット【事前審査（実働試験用）】)を提出いただくことで審査を実施します。

検討中

取引規程 第3章 第24条

2-2. 事前審査

単独発電機のh. 実働試験結果の評価

修正有

75

 実働試験の評価は、属地TSOにて以下の手順で行います。
1. 実働試験対象時間において、様式13-1 (三次調整力②【単独発電機】応動実績提出用フォーマット【事前審査（実働試験用）】)にて提出された5分ごとの単独発電機の発電計画電力、発電実績
および応動実績を用いて評価します。
2. 実働試験対象時間において、応動実績が許容範囲内であることを5分ごとに確認し、全てが許容範囲内である場合に要件に適合していると判断します。なお、適合している場合73スライドの試験aにおいて確認された供出可能量を、入札量上限とします。
3. 応動実績の許容範囲は以下のとおりとします。
a.

指令値変更に伴い応動している時間を含まない場合
指令量±供出可能量×10%

b. 増加方向への指令値変更に伴い応動している時間を含む場合「変更前指令量－供出可能量×10%」から「指令変更後指令量＋供出可能量×10％」c.

減少方向への指令値変更に伴い応動している時間を含む場合「変更前指令量＋供出可能量×10%」から「指令変更後指令量－供出可能量×10％」

評価値：5分平均電力

60分※単独発電機の場合において、指令量とは、簡易指令システムで接続し、出力変化量指令を選択する場
合の属地TSOが指令した指令値であり、専用線オンラ
インの場合は属地TSOが指令した指令値から発電計
画電力を差し引いた値をいいます。

試験時間（３時間）
実働試験対象時間（60分＋試験時間）

出所）第12回需給調整市場検討小委員会（2019.6.27）資料3-2をもとに作成

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2019/files/jukyu_shijyo_12_03_02.pdf

取引規程 第3章 第24条

(参考) 専用線オンラインによる指令方法

76

 実働試験では、属地TSOが発電計画に応じて、供出可能量が一定となるように発電機出力を都度指令します。

 指令後の発電機出力は発電計画に準じて変化していくため、発電計画を基準として、応動の評価をしていきます。
 実働試験終了後は、発電計画に追従していただきます。なお、実働試験終了時に属地TSOからリソースの発電計画値への復帰指令は行いません。実働試験時だけではなく、約定後の実需給においても同様の指令方法になります。
【イメージ：試験a（指令量を供出可能量としたときの応動時間および継続時間を確認する試験）】：発電計画：供出可能量：指令値

指令値変更がない場合の許容範囲は
指令量±供出可能量×10%を適用
増加方向への指令を出した時点で、許容範囲は
変更前の指令量-供出可能量×10%～指令変更後の指令量+供出可能量×10%を適用

供出可能量が一定となるように発電機出力を都度指令

：発電実績

：許容範囲

減少方向への指令を出した時点で、許容範囲は
変更前の指令量+供出可能量×10%～指令変更後の指令量-供出可能量×10%を適用

試験時間（3時間）
取引規程第3章 第24条 第7章 第35条

(参考) 簡易指令システムによる指令方法（１／２）

修正有

77

①基本的な考え方

約定ブロックの45分前に指令がない場合、指令値は0とします。

②同一の系統コードのリソースで三次調整力②の約定ブロックが連続している場合の指令方法


約定した連続ブロックの最終時刻で指令するため、指令値を変更しない場合、コマごと約定ブロック跨ぎでの指令は出しません。

③約定ブロック終了時刻の指令方法 (同一の系統コードのリソースで三次調整力②のブロックを連続して約定した場合には、連続した約定ブロックの最終時刻)
 実働試験終了時に属地TSOからリソースへの復帰指令は行いません。
 実働試験時だけではなく、約定後の実需給においても同様の指令方法になります。
※同一の系統コードの単独発電機において、同一提供期間に異なる商品区分で約定している場合、当該提供期間の三次調整力②の約定は、三次調整力①が約定しているものとして指令を行います。

：応動実績

：指令値

約定ブロック２
12:00～15:00

約定ブロック１
9:00～12:00①指令が出ていない
場合、0指令※1

8:00

9:00

指令値の変更が必要となる30分コマに対して、45分前までに指令を実施するため、毎時15分および45分の指令とは限りません。

応動時間
(45分)

10:00

②同じ指令値の場合、指令を出さない

11:00

12:00

応動時間
(45分)

13:00

約定ブロック３
15:00～18:00②0指令の場合
指令は出さない

14:00（9:15）指令① [ 10:00~18:00 10MW ]（13:15）指令② [ 14:00~18:00 0MW ]※1 属地エリアの中給システムと簡易指令システムが接続済の場合０指令を含め指令します

15:00

応動時間
(45分)

16:00

17:00

③終了時刻で0指令は出さない

18:00（16:15）指令③ [ 17:00~18:00 10MW ]取引規程 第3章 第24条 第7章 第35条

(参考) 簡易指令システムによる指令方法（２／２）

78 同一系統コードのリソースが約定した連続するブロックで日を跨ぐ場合は、指令値を変更しない場合であっても、日替わりで指令を出し直します。

全ブロック約定
6/8
24:00

12:00

全ブロック約定
6/10

6/9
24:00

12:00

24:00

12:00

24:00

6/9の全ブロック約定した場合、終了時刻を24:00で出す

指令①7:15 [ 6/9 8:00 ~ 6/9 24:00 10MW ]指令② 23:15 [ 6/10 0:00~6/10 24:00 10MW ]

需給調整市場
約定範囲

需給調整市場
約定範囲

取引規程 第3章 第24条 第7章 第35条

(参考) 三次調整力①・②を連続して約定した場合の簡易指令システムによる指令方法

79

 三次調整力①と三次調整力②で連続して約定し、商品区分を跨ぐ場合、三次調整力①は約定ブロックの15分前までに、三次調整力②は約定ブロックの45分前までに、それぞれを指令します。

【指令方法の例（需要リソース）】

指令量

三次②約定範囲

三次①約定範囲
三次②
20MW約定三次①
10MW約定三次②
20MW約定

三次②

三次①

三次②

応動実績

20MW
10MW
0MW

9:00

8:15
(45分前)
指令 8:15
9:00-12:00 20MW

12:00
①11:45(15分前)

15:00

18:00

②14:15(45分前)

指令① 11:45
指令② 14:15
12:00-15:00 10MW 15:00-18:00 20MW

異なる商品の約定ブロックに対して、指令は分けて送信します。

実際の指令は約定ブロック内
一定ではなく、三次調整力①は15分ごと（当面）、三次調
整力②は30分ごとに指令が変更になる場合があります。

取引規程 第7章 第35条

(参考)三次調整力①・②を同一提供期間に約定した場合の簡易指令システムによる指令方法

80

修正有

 同一の系統コードの単独発電機において、同一提供期間に三次調整力①と三次調整力②で約定している場合、当該提供期間の三次調整力②の約定は、三次調整力①が約定しているものとして指令を行います。
 三次調整力①の指令として15分以内の応動を求める最大変化量は、「三次調整力①供出可能量」もしく
は「三次調整力②供出可能量の３分の１」のうち、いずれか大きい量とします。

 なお、同一の系統コードの需要家リスト・パターンについては、同一提供期間に三次調整力①と三次調整力②の入札や差替えができないため、この扱いはありません。
【1,000kW/分で出力上昇可能な単独発電機の例】

同一提供期間に三次調整力①と三次調整力②で約定している場合

三次調整力②供出可能量

出力+45,000kW

供出電力+45,000kW

45,000kW

三次調整力①供出可能量+15,000kW

15分×1,000kW/分

45分×1,000kW/分

三次調整力②35,000kW
約定+30,000kW+15,000kW

0分

15分後

45分後

三次調整力①
10,000kW
約定

最大変化量+15,000kW

最大変化量+15,000kW

最大変化量+15,000kW

Max(三次調整力①供出可能量，三次調整力②供出可能量の３分の１)⇒15,000kW/15分以内の指令変化とします

取引規程 第7章 第35条

2-2. 事前審査

各リスト・パターンのi. 実働試験実施方法（1/2）

修正有

81

 各リスト・パターンを用いる場合の実働試験は、各リスト・パターンごと、商品区分ごとに試験を行います。具体的な実施方法
は以下のとおりとします。
1.

取引会員は、試験候補日時を選定して、メールにて属地TSOへ通知していただきます。
a.

試験候補日：任意の3日間

b. 試験時間：各々の日に対して取引規程第29条（ΔkWの入札単位）の中から入札を予定している時間帯を1つ選定していただきます。
※取引会員が同一の試験候補日において複数の時間帯で試験を希望する場合は、その限りではありません。
※試験候補日時は、エリアの系統状況または需給状況により試験実施が不可と判断される場合は、試験日時を協議させていただき、再度設定させていただきます。
2. 実働試験は、設定された試験日3日において、82スライドに記載の標準パターン化した３つの実働試験を行います。
※取引会員が、同一の試験日において複数の時間帯で試験を希望する場合は、その限りではありません。
3. 取引会員は、設定した試験可能日時の60分前までに属地TSOに実働試験対象時間（試験実施直前の60分＋試験時間（3時間））の5分ごとの合計発電計画電力および実働試験基準値電力を、所定の様式13-2、13-3、13-4(三次調整力②【各リスト・パターン】応動実績提出用フォーマット【事前審査（実働試験用）】)を用いて提出※1します。

4. 属地TSOは、試験日において、指令値の変更が必要となる30分コマに対して45分前までに取引会員に指令を実施します。ただし、30分コマに対して45分前までに取引会員に指令がない場合は、前30分コマの指令値に従った運転を継続していただきます。 なお、専用線オンラインの場合は、指令時間等を取引会員と調整します。
5. 取引会員は、試験実施後、実働試験対象時間における、各リスト・パターンの5分ごとの合計発電計画電力、実動試験基準値電力、実績データ、および応動実績を所定の様式13-2、13-3、13-4(三次調整力②【各リスト・パ
ターン】応動実績提出用フォーマット【事前審査（実働試験用）】)にて、属地TSOに提出※1していただきます。
※1 各様式にて、リソース単位での発電計画電力、実働試験基準値電力、実績データおよび応動実績（リソース単位に配分した指令値を含みます）を提出する場合は、各リスト・パタ-ンごとの試験を省略することができます。

取引規程 第3章 第24条

2-2. 事前審査

各リスト・パターンのi. 実働試験実施方法（2/2）

修正有

82

 実働試験は試験a、b、cについて下記のとおり、標準パターン化した試験を実施します。
 合計発電計画電力および実働試験基準値電力は取引会員が実働試験開始60分前までに属地TSOへ提出いただいた様式13-2、13-3、13-4(三次調整力②【各リスト・パターン】応動実績提出用フォーマット
【事前審査（実働試験用）】)の値を使用します。
 試験a：指令量を供出可能量としたときの応動時間および継続時間を確認する試験（取引規程第22条（確認項目）の(4)イ、（5）を確認）•

取引会員が実働試験開始60分前までに属地TSOへ提出いただいた合計発電計画電力および実働試験基準値電力から供出可能量まで45分以内に応動させ、供出可能量が3時間以上継続できることを確認します。

 試験b：指令量を繰り返し変化させたときの応動を確認する試験（取引規程第22条（確認項目）の(4)ロ、ハを確認）•

合計発電計画電力および実働試験基準値電力から供出可能量の約30～70%の範囲内の任意の出力で応動をさせ、指令に追従していることを確認します。

•

供出可能量まで応動させ、指令に追従していることを確認します。

•

供出可能量から合計発電計画電力および実働試験基準値電力へ復帰することを確認します。

 試験c：指令量がゼロの場合の応動を確認する試験（取引規程第22条（確認項目）の(4)ニを確認）•合計発電計画電力および実働試験基準値電力にもとづいた応動をしていることを確認します。
取引規程 第3章 第24条

各リスト・パターンの2-2. 事前審査

j. 実働試験結果の評価

修正有

83

 実働試験の評価は、属地TSOにて下記の手順で行います。
1. 実働試験対象時間において、所定の様式13-2、13-3、13-4(三次調整力②【各リスト・パターン】
応動実績提出用フォーマット【事前審査（実働試験用）】)にて提出された5分ごとの合計発電計画
電力、実働試験基準値電力、実績データおよび応動実績を用いて評価します。
2. 実働試験対象時間において、応動実績が許容範囲内であることを5分ごとに確認し、全てが許容範囲内である場合に要件に適合していると判断します。なお、適合している場合82スライドの試験aにおいて確認された供出可能量を、入札量上限とします。
3. 応動実績の許容範囲は以下のとおりとします。
a.

指令値変更に伴い応動している時間を含まない場合
指令量±供出可能量×10%

b. 増加方向への指令値変更に伴い応動している時間を含む場合「変更前指令量－供出可能量×10%」から「指令変更後指令量＋供出可能量×10％」
c. 減少方向への指令値変更に伴い応動している時間を含む場合「変更前指令量＋供出可能量×10%」から「指令変更後指令量－供出可能量×10％」○５分ごとすべての応動実績が±10％以内の応動実
績の範囲内であることを確認します（右図参照）
凡例
実働試験基準値電力（5分kW）
需要実績（5分kW）
応動実績（5分kW）※各リスト・パターンにおいて、指令量とは、属地TSOが指令した指令値をいいます。

出所）第12回需給調整市場検討小委員会（2019.6.27）資料3-2をもとに作成

30分コマの拡大図

供出可能量×±10％

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2019/files/jukyu_shijyo_12_03_02.pdf

許容範囲
60分

試験時間（３時間）
実働試験対象時間（60分＋試験時間）

取引規程 第3章 第24条

(参考) 各リスト・パターンの実働試験における許容範囲


修正有

84

実働試験における許容範囲については、応動実績（実績データと合計発電計画電力および実働試験基準
値電力の差分）が指令量を基準として算定した許容範囲内に収まっていることを確認いたします。

※指令値の変更が必要となる30分コマに対して、45分前までに指令を実施するため、毎時15分および45分の指令とは限りません。

【実働試験の評価イメージ】
実績データ

実働試験基準値電力：
許容範囲：

実績データ：
指令量：
試験前60分＋試験時間：

試験時間（３時間）

試験前60分

供出可能量の１/２の指令量

０指令量
供出可能量の
指令量5分ごとに評価8：00
指令（8：15）

9：00

10：00
指令（9：45）

11：00
指令（10：45）

12：00

実働試験対象時間

取引規程 第3章 第24条

(参考) 合計発電計画電力、実働試験基準値電力および実績データの記入例（所定の様式） 85
修正有 各リスト・パターンを用いる場合の実働試験は原則として、各リスト・パターンごとに下図のようにリソースごとに合算した合計発電計画電力、実働試験基準値電力、実績データおよび応動実績を様式13-2、13-3、13-4(三次調整力②【各リスト・パターン】応動実績提出用フォーマット【事前審査（実働試験用）】)にて提出いただくことで審査を実施します。

検討中

取引規程 第3章 第24条

(参考) 各リスト・パターンごとの試験の省略例

修正有

86

 リソースごとの発電計画電力、実働試験基準値電力、実績データおよび応動実績（リソース単位に配分した指令値を含む）を提出し、個々のリソースの実働試験結果がわかる場合、当該リソースを組み合わせた各
リスト・パターンについては、実働試験を省略することができます。
 上記のような評価を希望する場合、様式13-2、13-3、13-4(三次調整力②【各リスト・パターン】応動実
績提出用フォーマット【事前審査（実働試験用）】)で各リスト・パターン単位の実績データに加えて、リソース
単位の実績データを提出いただく必要があります。
発電機リスト・パターンの例：様式13-2-1（発電機リスト・パターン単位）および様式13-2-2（リソース単位）を提出

検討中

リソース

パターン①

パターン②

A

○

○

B

○

○

C

○

D

○

パターン③

パターン④
○

○

○パターン①の実働試験結果で、リソースＡ～Ｄの内訳がわかる場合、
パターン②～④の試験を省略可能○○

取引規程 第3章 第24条

(参考) 各リスト・パターン以外での性能確認について

修正有

87

 原則、各リスト・パターンごとで性能確認を行いますが、過去にリソース単位の応動実績がある場合は追加のリソース単位の応動実績のみで性能確認が可能となる場合があります。
「原則」として各リスト・パターンごとに性能確認を実施
取引規程の記載
基本ルール

性能確認は，単独発電機の場合は原則としてユニットごとに実施する。また，各リスト・パターンを用いる場合は，原則として各リスト・パターンごとに実施する。
・各リスト・パターンごとの確認を行うことを基本とするが、原則外の扱いは以下のとおり。
・リソース単位の応動実績がある場合、リソース単位での性能確認も可能とする。

原則外の解釈考
え方・リソース単位で応動実績（配分した指令値を含む）を提出される場合は、各リスト・パターンごとの試験を省略することができる。
・一部リソースの応動実績の提出があり、リソース単位で性能確認を行った方が効率的と判断できる場合は、属地
TSOの判断でリソース単位の性能確認を可能とする。

パターン①により既にリソースA～Dは性能確認に合格しておりリソースごとの性能を把握している状況で、リソースEを新たに追加
してパターン②を作成する場合、リソースEの性能確認のみ行うことが効率的な場合
は、Eのみ性能確認することも可。

リソース
A
B
C
D
E

パターン①
○
○
○
○

パターン②
○
○
○
○
○

性能確認
応動実績で評価 （試験省略可）
応動実績で評価 （試験省略可）
応動実績で評価 （試験省略可）
応動実績で評価 （試験省略可）
原則外としてリソース単位で性能確認を実施

取引規程 第3章 第21条

(参考) 事前審査で確認された供出可能量の補正について

修正有

88

 事前審査で確認された供出可能量については、審査の申し込み時期によっては最大の供出可能量とならない可能性があります。（例：夏季最大となるパターンの実働試験を春季に実施する等）
 そのため、リソースの需要実績等補正量を証明できるデータを提出いただくことで、実働試験なしに供出可能量の補正を認める場合があります。※
 例えば、「既実働試験結果」と「過去の需要実績」から以下のように補正することが考えられます。
【需要家Bの補正イメージ】[既実働試験結果（例：春季）]
需要家

実働試験基準値電力

需要実績

実働試験での応動実績

Ａ

5,000

4,000

1,000

Ｂ

1,500

① 1,000

500

Ｃ

2,000

1,200

800

Ｄ

1,500

800

700

合計

10,000

7,000

3,000

[過去の需要実績（例：昨年夏季）を用いた供出可能量の算定]
需要家

実働試験基準値電力

需要実績

補正後の応動実績

Ａ

5,000

4,000

1,000

Ｂ

② 2,500① 1,000③ 1,500（補正後）

Ｃ

2,000

1,200

800

Ｄ

1,500

800

700

合計

11,0007,000

4,000（補正後）※需要リソースに関わらず補正量を証明できるデータを提出いただければ供出可能量の補正を認める場合があります

実働試験基準値電力：1,500kW
500kW
需要実績：1,000kW① 実働試験結果から需要家Ｂの最低需要を1,000kWと判断② 過去実績から想定した基準値：2,500kW③補正後の供出可能量：
1,500kW①最低需要：1,000kW
需要家Ｂの補正後の応動実績③は、②ー①により算定取引規程 第3章 第21条

(参考) 5分kW値の作成例

89

 実働試験の評価に用いる「5分kW値」について、電力量計の計測値を用いる場合は、下記の要領で「5分平均電力」を算定します。
〇5分平均電力(補正計測電力)を算出する例

スマメ①9時00分に”電力量計測値”を要求②９時00分の”電力量
計測値180kWh”を送
信

HEMS
または
EMS

スマメ

①9時05分に”電力量計測値”を要求②９時05分の”電力量
計測値186kWh”を送
信

HEMS
または
EMS

9時00分から9時05分の5分kWhは、186kWh－180kWh=6kWh
9時00分から9時05分の5分平均電力kWは、6kWh÷5×60＝72kW○出力が一定の場合、kW計量値は計量周期によらず一定ですが、kWh計量値は計量周期によって異なります。 （右図参照）○そのため、事前審査の評価は5分平均電力（補正計
測電力）の単位であるkWに統一して行います。
○なお、39～41スライドに準じて、合成変成比や損失率等を用いた修正を行っていただきます。

取引規程 第3章 第24条

2-3. 契約締結

90

 所有するリソースについて、事前審査に合格した取引会員は、属地TSOとの間で精算の詳細等を規定する「需給調整市場に関する契約」を締結していただきます。
 契約書については属地TSOと内容を確認のうえ、それぞれ押印し、１通ずつ保有していただきます。

 需給調整市場に関する契約書については雛形を参照願います。

【契約締結フロー概要】
了承の旨、郵送orメールにて連絡

取引会員
(事業者)

契約書案の確認

郵送にて送付

押印・送付

郵送orメール
にて送付、確認

属地TSO

契約書案の提示

契約書の確定押印・送付

郵送にて送付受領

取引規程 第2章 第12条

2-4. 入札

a. 入札の方法（1/4）

修正有

91

 市場運営者は実需給前日の12時に、調達対象日の商品ブロックごとに各エリアのTSOが調達を希望するΔkW等を公開します。

 取引会員は入札受付時間である実需給前日の12時から14時の間に、供出を希望する実需給日の商品ブロックごとに、以下を需給調整市場システムに登録し、入札していただきます。


電源等コード（取引会員で設定する電源等データを一意に識別するコード）

パターン番号（各リスト・パターンを用いる場合）



約定希望ΔkW

約定可能な最低ΔkＷ（最小約定希望量）



30分あたりの単価（以下、「ΔkＷ約定単価」といいます。）

 入札対象となるリソースの通信設備により、以下のとおり最低入札量が定められています。


通信設備が専用線オンラインの場合、5,000kW



通信設備が簡易指令システムの場合、1,000kW



この値以上となるよう、約定希望ΔkWおよび、最小約定希望量を設定していただく必要があります。



入札内容の取消または変更は、入札受付時間内に限り行うことができます。



同一単独発電機および同一各リスト・パターンにおいて異なる入札単価で分割して入札することも可能とします。



入札量の上限は事前審査時に承認された「入札量上限」とします。



三次調整力①と三次調整力②のいずれにも入札できる単独発電機の場合で、供出を希望する実需給日の同一の時間帯において既に三次調整力①に約定しているときは、入札量上限から三次調整力①に約定した当該単独発電機のΔkW約定量（同一提供期間において複数約定している場合は、当該単独発電機のΔkW約定量の合計値とする）を差し引いた量を超えて、当該単独発電機を用いて三次調整力②の入札をすることはできないものとします。



三次調整力①と三次調整力②のいずれにも入札できる需要家リスト・パターンの場合で、供出を希望する実需給日の同一の時間帯において既に三次調整力①に約定しているときは、当該需要家リスト・パターンを用いて三次調整力②の入札をすることはできないものとします。



取引会員が事業税相当額に収入割相当額を含む事業者の場合、ΔkWの入札単価は、あらかじめ収入割相当額分を控除したものとします。

※約定に影響を与えないものの、運用検討に必要となるため、調整電力量料金に適用する単価の入力を別途お願いしております。 （145スライドに記載。）

取引規程 第4章 第30条、第5章 第31条

2-4. 入札

a. 入札の方法（2/4）

修正有

92

 三次調整力①および三次調整力②に応札する場合、需要家リスト・パターンは商品ごとに管理します。
 ただし、三次調整力②の需要家リスト・パターンを兼ねることができる三次調整力①の需要家リスト・パターン
が三次調整力①に入札もしくは落札されなかった場合、三次調整力②に入札することができます。

三次①および三次②に入札可能な場合出所）第17回需給調整市場検討小委員会（2020.6.12）資料2-3をもとに作成

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2020/files/jukyu_shijyo_17_02_03.pdf

三次②のみに入札可能な場合

取引規程 第５章 第31条

2-4. 入札

a. 入札の方法（3/4）

修正有

93

 各リスト・パターンでの入札は、事前に登録された各リスト・パターンから１つを選択して、その番号をもって入札していただきます。この時選択したパターン番号で特定されるリソース群を、本資料では「需要家リスト・パ
ターン」「発電機リスト・パターン」「ネガポジリスト・パターン」と記載します。
 同一の時間帯において、同一の系統コードに属する複数の各リスト・パターンを用いることはできません。
 単独発電機または各リスト・パターンの差替えは、提供期間１コマ目のGCまで可能です。
 ただし、差替えする単独発電機または各リスト・パターンのΔkＷ約定単価は、差替え前の単独発電機または各リスト・パターンの値以下とする必要があります。

（例）需要家リスト・パターンの差替えの場合
前日【需要家リスト・パターンから番号を選択】

当該ブロック最初のGC

実需給【パターン番号の変更によりパターンを差替】

約定ブロック（提供期間）

1h
当該ブロックの最初のGC以降は変更不可

需要家リスト・パターンを一つ選択して入札（約定）GCまでは約定した供出量を下回らない範囲で需要家リスト・パターンの変更が可能

取引規程 第5章 第31条、第7章 第36条

2-4. 入札

a. 入札の方法（4/4）

94 三次調整力②で入札できる量は、三次調整力②供出可能量から三次調整力①約定量を差し引いた量までとなります。

 このため、事前審査での性能確認項目である供出可能量について、三次調整力②供出可能量は、三次調
整力①供出可能量以上として需給調整市場システムに登録する必要があります。
左図のような発電リソースにて、三次調整力②に入札する場合、三次調整力②供出可能量が45,000kWであっても、週間段階で三次調整力①として15,000kWを約定している
場合は、三次調整力②として30,000kWまでしか入札できないようシステムチェックを設けています。
（30,000kWを超える入札はエラーとなります）

取引規程 第5章 第31条

（参考）分割入札および同一商品ブロックへの入札について

95

修正有

 同一単独発電機および同一各リスト・パターンにおいて異なる入札単価で分割して入札することは可能です。
 ただし、同一の時間帯において、同一の系統コードに属する複数の各リスト・パターンを用いることはできません。
各リスト・パターンの場合

単独発電機の場合

・同一各リスト・パターンは複数の区分に分けた入札が可能です。
・同一の時間帯において、同一の系統コードに属する複数の各リスト・パターンでは入札できません。

・同一単独発電機は複数の区分に分けた入札が可能です。

発電
上限

供出
可能量

電源ａ

6,000
kW

電源ａ

電源ａ

（例）需要家リスト・パターンの場合
基準値

3,000kW@15円/kW

供出
可能量①

2,000kW@10円/kW
1,000kW@8円/kW

5,000
kW

①
①

2,500kW@15円/kW②2,500kW@13円/kW

1,500kW@10円/kW
1,000kW@8円/kW③2,500kW@11円/kW○数字はパターン番号
発電
計画

取引規程 第5章 第31条

2-4. 入札

b. 入札後の差替

96

修正有 各リスト・パターンの差替えにおいて、以下のいずれかに該当する場合は、差替えを行うことはできません。
(1) 同一の時間帯において、同一の系統コードに属する複数の各リスト・パターンを用いること。
(2) 同一の時間帯において三次調整力②に約定している各リスト・パターンの場合、当該各リスト・パターンのΔｋＷ約定量（同一提供期間において複数約定している場合は、当該各リスト・パターンのΔｋW約定量の合計値とする）を入札量上限から差し引いた量を超えて、当該各リ
スト・パターンを用いた差替えを行うこと。

(3) 異なる商品区分に約定した需要家リスト・パターンの差替えを希望する場合で、差替え後の需要家リスト・パターンとして、差替え前の需要家
リスト・パターンと同一時間帯の異なる商品に約定している需要家リスト・パターンを用いること。なお、入札期間中および約定処理中の需要家
リスト・パターンに係る差替えは、当該需要家リスト・パターンが約定しているものと見なして扱う。

（3）三次調整力①②が同一ブロックで約定している時に、三次調整力②で約定した需要家リスト・パターン①にトラブルが発生した場合の差替え例
三次
調整力②

ΔkW
約定量
3,000kW
三次
調整力①

ΔkW
約定量
2,000kW

トラブル
発生

9Y999
①
3,000kW

9Y123①
2,000kW

リソースを
差替え

9Y999
②

9Y123
②

3,000kW3,000kW

9Y123は、三次調整力①で約定済みのため差替え不可【需要家リスト・パターン例】（三次調整力②のみ入札可）（三次調整力①②入札可）

系統コード：9Y999

系統コード：9Y123

需
要
家

パターン
①

A

○

F

○

B

○

G

○

C

○

H

○

パターン
②

需
要
家

パターン
①

D

○

I

○

Ｅ

○

J

○

パターン
②

取引規程 第7章 第36条

2-5. 約定

a. 約定および通知

修正有

97

○約定
 実需給前日の15時までに約定処理を行います。
 ΔkWの調達費用が最小となるよう、以下のとおり約定します。
1. ΔkWの入札単価の安いものから約定
2. ΔkWの入札単価が同値の場合、経由する連系線が少ないものから約定
3. 経由する連系線数が同値の場合、系統上優先されるエリアに連系しているものから約定
4. 連系するエリアが同一の場合、入札時間の早いものから約定

ただし、次スライドに示すように最小約定希望量の制約や、連系線の運用容量制約等により、上記のとおりに約定しないことがあります。
 マルチプライスオークションのため、入札単価がそのまま約定単価となります。

 なお、需給調整市場システムに登録されているV1、V2の各単価は、約定の処理には影響しません。

○約定の通知 約定した取引会員、および属地TSOに通知される内容は以下のとおりです。
（約定のなかった取引会員にも約定処理完了の通知は行います。）
 約定した単独発電機または各リスト・パターン
 ΔkW約定量、ΔkW約定単価
 商品ブロック 商品区分 なお、この通知をもって取引が成立したものとし、取引会員には、以下の義務が生じます。
 提供期間において、ΔkW約定量の供出が可能な状態に維持すること

 ΔkW約定量の範囲内で属地TSOの指令に従うこと

取引規程 第6章 第32条、第33条

調達費用最小化による

2-5. 約定

b. 約定イメージ98 最小約定希望量とは、約定可能な最低ΔkWを意味しております。
 入札時点において登録していただく最小約定希望量は、入札量に対して落札量が少量となった場合に、リソースの特性によっては許容範囲内の制御が困難となることが考えられることから設けておりますが、必要量の残り未約定量との関係において、
下図のように取り扱われます。
 全量に限定した約定を希望される場合は、約定希望ΔkWと最小約定希望量を同値にして入札して下さい。
 約定希望ΔkWに対して、最小約定希望量が小さい場合、最小約定希望量を下限値として、部分約定となる場合があります。

＜全量約定を希望される入札であった場合＞
単価＜部分約定を希望される入札であった場合＞
単価

必要量

必要量
最小約定希望量以上の量で約定します

量量

取引規程 第6章 第32条

2-5. 約定

c. 最小約定希望量について

99例）最小約定希望量30MW、約定希望ΔkW100MW、ΔkW約定量が80ＭＷの場合提供期間において、0MW～80MWの範囲で指令される。

入札時

約定希望
ΔkW
：100MW

約定希望
ΔkW：100MW

約定

最小約定
希望量
：30MW

部
分
約
定
可

約定不可

0MW

最小約定希望量：30MW
約定希望ΔkW:100MW
で入札

部分約定量
:80MW

最小約定
希望量
：30MW

約定時

指令時
ΔkW約定量
：80MW

最小約定
希望量
以上の量で
約定する

0MW

約定は、30MW以上
100MW以下の範囲、80MWで部分約定

指令
最小約定
希望量
：30MW

指令
範囲
0MW
～
80MW

0MW

0MW～80MWの範囲で指令される
指令範囲は最小約定希望量に依らない取引規程 第5章 第31条

発電販売計画および2-6. 基準値計画の提出方法

a. 概要（1/3）

修正有

100

 三次調整力②において、 ΔkWのアセスメントおよび調整力kWhの算定は、「単独発電機で約定した場合」「需要家リスト・パターンで約定した場合」・「発電機リスト・パターンで約定した場合」・「ネガポジリスト・パター
ンで約定した場合」のそれぞれにおいて、以下の計画等をもとに実施します。
アセスメントⅠ

アセスメントⅡ

調整力kWh単独発電機で約定した場合

発電販売計画

同左

同左

需要家リスト・パターンで約定し
た場合

基準値計画

同左

同左

発電機リスト・パターンで約定した場合

発電販売計画

同左

同左

ネガポジリスト・パターンで約定した場合（発電リソースを用いる場合）
発電販売計画（需要リソースを用いる場合）
基準値計画（発電リソースおよび需要リソースを用いる場合）発電販売計画および基準値計画

同左

同左

取引規程 第6章 第34条

発電販売計画およびa. 概要（2/3）

2-6. 基準値計画の提出方法

修正有

101

 発電販売計画は、発電契約者が広域機関に提出している値が用いられます。なお需給調整市場の契約を締結している電源に関しては、約定の有無に関わらず、一律”調整電源”として広域機関へ発電計画を提出していただきます。
 取引会員は、入札するリソースに応じて、入札するリソースが調整を行わない場合の基準値計画を作成し、需給調整市場システムへ登録します。
【単独発電機および各リスト・パターンの計画提出フロー】

取引会員

広域機関

一般送配電事業者

発電販売計画

広域機関
システム

託送
システム

単独発電機

需要家リスト・パ
ターン
発電機リスト・パ
ターン
ネガポジリスト・パ
ターン

需給調整市場システム

基準値計画

発電販売計画

広域機関
システム

託送
システム

発電販売計画 ※1

広域機関
システム

託送
システム

基準値計画 ※2

精算システム

需給調整市場システム※１ 発電リソースを用いる場合に限ります。
※２ 需要リソースを用いる場合に限ります。

取引規程 第6章 第34条

発電販売計画および2-6. 基準値計画の提出方法

a. 概要（3/3）

修正有

102

 約定時間帯と計画等の提出対象期間は下表のとおりとなります。
【約定時間帯と発電販売計画および基準値計画提出対象期間】
発電販売計画約定期間
計画提出対象期間

基準値計画

約定期間
計画提出対象期間:約定期間:発電販売計画および基準値計画提出対象期間約定有無にかか時刻 わらず、常時、発電販売計画を提出
時刻
約定時間帯と時刻 約定時間前1
時間の基準値
計画を提出
時刻

取引規程 第6章 第34条

発電販売計画およびb. 発電販売計画

2-6. 基準値計画の提出方法

修正有

103

 発電計画は下記項目を反映の上、広域機関システムへ発電販売計画の提出をお願いします。
 需給調整市場の契約を締結している電源に関しては、約定の有無に関わらず、一律「調整電源」として発電販売計画を提出していただきます。
＜反映が必要な項目＞
 発電上限：定格出力に対して、下例のような最大出力に影響を与える事象を適切に反映した発電可能上限値を記載。
• 渇水や海水温度上昇等による出力低下等発電機の機器特性による影響• 発電機の作業に伴う運転出力の制約や系統作業に伴いTSOから提示された運転出力の制約

 発電計画：上記の発電上限からΔkW約定量の出力上昇幅を確保したうえで、発電機の運転計画を
策定。
発電計画

発電上限

発電計画

系統制約等
を発電上限
に反映

時間

①反映前の発電計画

発電計画
発電上限

発電計画

ΔkW約定
量の上げ余
力を確保

時間

②発電上限反映後の発電計画

広域機関システムへ提出する発電計画
発電計画
発電上限
ΔkW
ΔkW

発電計画

ΔkW

時間
③ΔkW約定量反映後の発電計画

取引規程 第6章 第34条

発電販売計画および2-6. 基準値計画の提出方法 c. 基準値計画(1/3)

修正有

104

 需要家リスト・パターンまたはネガポジリスト・パターン（需要リソースを用いる場合に限ります）で約定した場
合は、約定した商品ブロックの開始1時間前と、約定対象時間帯の基準値計画を約定した商品ブロックの開始時刻1時間前までに、需給調整市場システムへ登録※1いただきます。
※1 基準値計画の未提出または不備がある場合、供出可能量はゼロとして扱います。

 なお、2ブロック以上連続して約定した場合でも、基準値計画は約定した商品1ブロックにつき1ファイル作成
および提出いただきます。
【約定ブロックと基準値計画の提出期限例】
4月3日

～
～

9:00～
12:00

12:00～15:00

15:00～18:00

18:00～
21:00

～
～

約定有無

～
～

無

有

有

無

～
～

不要

必要(提出ファイル：基準値①）

必要(提出ファイル：基準値②）

不要

基準値計画
提出要否

基準値①の提出期限(4月3日11時)

基準値②の提出期限(4月3日14時)

時間

対象時刻

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

基準値②

160

160

180

180

170

160

160

160

対象時刻

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

基準値①

190

180

180

180

170

160

160

160

※14:00～15:00のコマについて、基準値計画①と基準値計画②で不整合が生じている場合は、先に提出された基準値計画①の値を優先いたします。

取引規程 第6章 第34条

発電販売計画および2-6. 基準値計画の提出方法 c. 基準値計画(2/3)

修正有

105

 需要バランシンググループのインバランス算定上、小売電気事業者ごとの基準値が必要となるため、需要家リ
スト・パターンおよびネガポジリスト・パターン（需要リソースを用いる場合に限ります）における基準値の内訳
として、小売電気事業者ごとの基準値を需給調整市場システムへ登録いただきます。
小売電気事業者ごとの基準値を提出

合計
基準値
マスト
マスト

需要家C
基準値

マスト

需要家Ｈ+G
基準値

需要家E
基準値

需要家F

需要家Ｃ
＋
需要家Ｅ
＋
需要家Ｈ
＋
需要家Ｇ

小売電気事業者③

アグリゲータ

需要家H
需要家Ｃ
DR対象

需要家Ｃ

需要家B

需要家A

小売電気事業者①

需要家E
DR対象

需要家E

需要家D

小売電気事業者②

DR対象
需要家G

需要家H
+
需要家Ｇ

DR対象

取引規程 第6章 第34条

発電販売計画および2-6. 基準値計画の提出方法 c. 基準値計画(3/3)

106

修正有

 需給調整市場システムに登録する基準値計画は、需給調整市場三次調整力②基準値等受領業務ビジ
ネスプロトコル標準規格に準拠したXMLファイルとします。
 必要により、エクセルシートからXMLファイルに変換する入力支援ツールをご活用下さい。
【三次②基準値入力支援ツール記載例】:必須入力箇所 対象年月日:自動入力箇所 対象商品ブロック
対象需要家リスト・パターン:マクロで変更
対象商品ブロック変更
小売電気事業者数変更

基準値XML読込
基準値XML出力
XMLファイル妥当性検証

終了(上書保存)対象ブロック

ブロック①

ブロック②

ブロック③

対象30分
コマ番号
47
48
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

時間帯
23:00～23:30
23:30～24:00
00:00～00:30
00:30～01:00
01:00～01:30
01:30～02:00
02:00～02:30
02:30～03:00
03:00～03:30
03:30～04:00
04:00～04:30
04:30～05:00
05:00～05:30
05:30～06:00
06:00～06:30
06:30～07:00
07:00～07:30
07:30～08:00
08:00～08:30
08:30～09:00

三次調整力②基準値計画入力支援ツール
20210403 読込ファイル名
ブロック②
出力先
パターン⑧
基本情報

C:¥Users¥Desktop¥W9_0132_20210402_07_3Y**5_MMS.xml
C:¥Users¥Desktop¥提出ファイル

出力ファイル名情報
W9_0132_20210403_07_3Y**5_
コード
名称
XMLファイル名
MSS.xml
情報区分0132 3次②基準値計画
対象時期の開始日
20210403
提出先事業者
10033 東京電力ＰＧ
約定対象開始コマ番号07
送信事業者
8***3 グローバルリソースアグリゲータ アグリゲータ用系統コード 3Y**5
提出者(アグリゲータ用系統コード) 3Y**5 グローバルリソースアグリゲータ 電源等コード
MMS
運用モード
通常
▲

合計基準値

小売電気事業者１
小売電気事業者コード
42**3
合計基準値＝∑基準値計内訳
小売電気事業者名称▲
東京エナジー
基準値合計(kWh) ▲

基準値内訳
小売電気事業者2
小売電気事業者3
小売電気事業者コード
小売電気事業者コード
41**3
40**3
小売電気事業者名称▲
小売電気事業者名称▲
関東でんき
六本木パワー

基準値(kWh)

基準値(kWh)“対象ブロック+前1時間“以外は入力不可
8,900
8,600
8,400
8,300
8,300
8,700
9,400
10,200

1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500

“対象ブロック+前1時間“以外は入力不可

小売電気事業者4
小売電気事業者コード
47**3
小売電気事業者名称▲
タワーレジデンス

基準値(kWh)

基準値(kWh)

内訳の小売電気事業者数は任意に増減可能
2,100
2,100
2,000
2,000
2,000
2,000
2,100
2,100

3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,500
4,000
4,500

2,300
2,000
1,900
1,800
1,800
1,700
1,800
2,100

取引規程 第6章 第34条

発電販売計画および2-6. 基準値計画の提出方法 d. 各リスト・パターン(1/5)

修正有

107

 各リスト・パターンのXMLファイルは、１パターンごとに作成していただきます。

 下図のとおり、パターン①～⑤を登録する場合、パターン①～⑤の各リスト・パターンXMLをそれぞれ作成して、需給調整市場システムに登録いただきます。
【需要家リスト・パターン例】
需要家

パターン①

パターン②

パターン③

パターン④

パターン⑤

A

○

○

○

○

○

B

○

○

○

C

○

D

○

Ｅ

○

○

１パターン
１ファイル

１パターン
１ファイル

【需要家リスト・パターンのファイル例】

○

○
○

１パターン
１ファイル

１パターン
１ファイル

１パターン
１ファイル

需要
家

パターン
①

需要
家

パターン
②

需要
家

パターン
③

需要
家

パターン
④

需要
家

パターン
⑤

A

○

A

○

A

○

A

○

A

○

B

○

B

○

B

○

C

○

Ｅ

○

C

○

Ｅ

○

D

○

D

○

Ｅ

○

取引規程 第6章 第34条

発電販売計画および2-6. 基準値計画の提出方法 d. 各リスト・パターン(2/5)

修正有

108

 インバランス算定は調整力kWhを需要バランシンググループの需要実績に加算し、小売電気事業者と属地
TSOの間でインバランス精算を行います。
 需給調整市場に入札するリソースにおいて小売電気事業者の契約先が変更され、かつ属地TSOへ変更があった旨の連絡が無い場合、インバランス算定結果に齟齬が生じますので、リソースの小売電気事業者を変更する（スイッチングを行う）場合は、取引会員へ連絡をするよう、小売電気事業者へ周知していただく必要があります。

 また、リソースのスイッチングを行う連絡を受けた取引会員は、小売電気事業者を変更した新たな各リスト・パターンを需給調整市場システムへ登録し、属地TSOに変更承認を依頼していただきます。詳細は120スライド以降をご確認ください。
 属地TSOは連絡を受けた後、各リスト・パターンの変更承認を行い、取引会員へ結果をご連絡いたします。
グループ
基準値

グループ
基準値

需要家C

グループ
基準値

DR対象
需要家C
DR対象
需要家B
DR対象

需要家F
需要家C
＋
需要家B

需要家A

小売電気事業者①

需要家Cのスイッチング前

需要家B

DR対象

需要家B
DR対象

需要家E
DR対象

需要家A

需要家D

小売電気事業者①

需要家C
＋
需要家F
＋
需要家E

小売電気事業者②

需要家Cのスイッチング後、小売電気事業者①⇒②

取引規程第2章 第19条、第10章 第43条

発電販売計画および2-6. 基準値計画の提出方法 d. 各リスト・パターン(3/5)

修正有

109

 各リスト・パターンを用いる場合は、「属地エリアごと」、 「リスト・パターン種別ごと」、「商品区分ごと」、「基準値設定方法ごと」に、原則として１系統コードを取得していただきます。
 系統コードを取得した各リスト・パターンごとに、それぞれパターン①～パターン⑳の最大20通り登録できます。
 なお、異なる系統コードに属するパターン間でリソースを重複して登録することはできません。
取引会員

エリア

リスト・パターン種別

商品区分

基準値設定
方法

供出可能量1,000kW以上のネガポジ型リソース※１

登録パターン

発電機
リスト・パターン

三次調整力②－－

最大20パターン

三次調整力①※２－－

最大20パターン

三次調整力②－－

最大20パターン

事前予測型－

最大20パターン

直前計測型－

最大20パターン

ネガポジ型リソース

１パターン

・
・
・

・
・
・

ネガポジ型リソース

１パターン

－

最大20パターン

ネガポジ型リソース

１パターン

－

最大20パターン

ネガポジ型リソース

１パターン

－

最大20パターン

需要家
リスト・パターン

取引会員Ａ

エリアＡ

三次調整力①

三次調整力②
ネガポジ
リスト・パターン－

事前予測型
三次調整力①※２
直前計測型

取引会員Ｂ

エリアＢ

・
・
・

エリアＡ

・
・
・

※１ ネガポジ型リソースの供出可能量が1,000kW以上の場合は、当該地点のみで系統コードを取得し、１パターンのみで登録して頂きます。
※２ 2023年度時点で「発電機リスト・パターン」、「ネガポジリスト・パターン」を用いることができるのは、
商品区分「三次調整力②」に限ります。

取引規程 第2章 第19条

発電販売計画および2-6. 基準値計画の提出方法 d. 各リスト・パターン(4/5)

修正有

110

 三次調整力①で登録された需要家リスト・パターンは、三次調整力②の商品区分においても取引することができます。（三次調整力②での取引を希望し、属地ＴＳＯが認めた場合に限ります）

三次調整力①②が供出可能な需要リソース
需要リソース：A、B、C、D

三次調整力②のみ供出可能な需要リソース
需要リソース ：E、F、G、H

系統コード

三次調整力①
需要家リスト・パターン

所属需要リソース

系統コード

三次調整力②
需要家リスト・パターン

所属需要リソース

９Y１２３

①

A、B

９Y９９９

①

E、F

９Y１２３

②

C、D

９Y９９９

②

G、H

○ 三次調整力①に応札可能○ 三次調整力②にのみ応札可能○ いずれの需要家リスト･パターンも三次調整力①に応札していない場合、三次調整力②に応札可能○ 三次調整力①には応札不可

取引規程 第2章 第19条

発電販売計画および2-6. 基準値計画の提出方法 d. 各リスト・パターン(5/5)

修正有

111

 三次調整力②としてのみ供出可能な需要家リスト・パターンと三次調整力①として供出可能な需要家リス
ト・パターンの間で需要リソースを重複して登録することはできません。

【登録できない場合のイメージ】
三次調整力①②が供出可能な需要リソース
需要リソース：A、B、C、D

三次調整力②のみ供出可能な需要リソース
需要リソース ：E、F、G、H、I、J

系統コード

三次調整力①
需要家リスト・パターン

所属需要リソース

系統コード

三次調整力②
需要家リスト・パターン

所属需要リソース

９Y１２３①

A、B、C、D

９Y９９９①

E、F、G、H、I、J

９Y１２３

②

C、D

９Y９９９

②

E、F、G、H

９Y１２３

③

A

９Y９９９

③

A、B、E、F

９Y１２３

④

B

９Y９９９

④

C、E、F、G

９Y１２３

⑤

C

９Y９９９

⑤

C、H、I、J

９Y９９９⑥

H、II、J・９Y９９９の需要家リスト・パターン③は、９Y１２３の需要家リスト・パターン①、③、④の需要リソースと重複があるため、登録できません。
・９Y９９９の需要家リスト・パターン④、⑤は、９Y１２３の需要家リスト・パターン①、②、⑤と重複がある
ため、登録できません。

取引規程 第2章 第19条

2-7. トラブル時の対応

a. リソーストラブル時(1/7) 修正有112

 約定前にリソースのトラブルが発生した場合は、確実な調整力調達のため、「需給調整市場システムにて入札の取消」をお願いします。
 ΔkW約定量を供出できない場合は、直ちに需給調整市場システムに代替不可の内容の登録（以下、「代替不可申請」といいます。）し、その旨を属地TSOへ電話等を用いて連絡していただきます。代替不可申請の期限はトラブル対象のリソースの提供期間の開始時刻の１時間前（１コマ目のGC）とします。
 GCまでに、発電リソースの場合は変更後の発電計画を広域機関に提出、需要リソースの場合は変更後の基準値計画を需給調整市場システムに登録していただきます。
 取引会員は別途定める様式17（ΔkW約定量供出不可理由届出書）にてΔkW約定量が供出が出来なくなった理由を速やかに属地TSOへメールにて提出いただきます。その際に使用する連絡先は運用申合書に取り決めさせていただきます。
リソーストラブル

取引会員は、市場システムへの入札を取消し

発電リソースの場合は広域機関システムへ発電計画の修正、需要リソースの場合はTSOへ基準値計画の修
正発電計画修正

入札取消し
取引会員

取引会員

市場システム

入札締切

取引会員は属地TSOへ様式17を送付

広域機関システム
取引会員

基準値計画修正

様式17

属地TSO

属地TSO

GC

速やかに提出取引規程 第7章 第36条、第37条

2-7. トラブル時の対応

a. リソーストラブル時(2/7) 修正有113

 市場で約定したリソースについて故障等が発生し、取引会員がその代替となるリソースを確保できない場合、属地TSOが調整力を十分確保できない場合がございます。その際、属地TSOより調整力の供出協力の依頼をさせていただきますので、ご協力をお願いします。

取引会員

TSO・他エリアTSO

市場システム

他の取引会員

約定電源トラブル（GC前の場合）

有

代替リソース有無

受付

無代替不可申請 登録※

受付

電話等
代替不可申請 連絡

代替不可申請 承認

代替不可申請代替リソース調達依頼
電話

代替候補となる他の取引会員に連絡リストから指令対象を検討

ΔkW供出量の協議・決定
リソース計画見直し

ΔkW供出協力依頼

速やかに提出様式17提出(ΔkW約定量供出不可理由届出書)※ 代替不可申請量も登録

ΔkW量の登録
メール

様式17受領(ΔkW約定量供出不可理由届出書)

ΔkW供出協力

受付・登録取引規程 第7章 第37条、第38条

2-7. トラブル時の対応

a. リソーストラブル時(3/7) 修正有114

 属地TSOより調整力の供出協力を依頼させていただく、順序等は以下のフローにもとづきます。

代替不可申請を実施取引規程 第7章 第38条

2-7. トラブル時の対応

a. リソーストラブル時(4/7) 修正有115

 約定したリソースがトラブルでΔkW約定量を供出できず、リソースを代替登録する場合（１）単独発電機◎ 単独発電機 → 単独発電機への代替

代替後の単独発電機は、複数登録
することが可能です。

◎ 単独発電機 → 各リスト・パターンへの代替
各リスト・パターンによる代替が可能です。
各リスト・パターンは、同一の系統コードに属する複数の各リスト・パターンを登録することは出来ません。 （入札時の考えと同様）
なお、異なる系統コードに属する各リスト・パターンを複数用いて、代替登録することは可能とします。 （詳細は次スライド）
電源ｚトラブル発生

ΔkW
約定量
電源ｚ
トラブル
発生

ΔkW
約定量

7,000
kW

7,000
kW

電源ｚ

電源ｙ

7,000kW@18円/kW※4,000kW@14円/kW

電源ｘ
リソースを
代替

3,000kW@14円/kW※ ΔkW約定単価を代替前の単独発電機
または各リスト・パターンのΔkW約定
単価以下の値へ変更することができる。

電源ｚ①

7,000kW@18円/kW※7,000kW@14円/kW②4,000kW@10円/kW③3,000kW@ 8円/kW

リソースを代替
電源ｚトラブル発生

ΔkW
約定量
7,000
kW

【分割約定】

電源ｚ①

4,000kW@18円/kW※ リソースを
電源ｚ それぞれ
代替
3,000kW@16円/kW※○数字はパターン番号

4,000kW@14円/kW①3,000kW@14円/kW②4,000kW@10円/kW③3,000kW@ 8円/kW

取引規程 第7章 第36条、 第37条

2-7. トラブル時の対応

a. リソーストラブル時(5/7) 新規

116

 約定したリソースがトラブルでΔkW約定量を供出できず、リソースを代替登録する場合（１）単独発電機◎ 単独発電機 → 各リスト・パターンへの代替

電源ｚトラブル発生○数字はパターン番号
①

ΔkW
約定量
10,000kW4,000kW@14円/kW

電源ｚ
10,000kW@18円/kW※

系統コード：9Y111
発電機リスト・パターン①

異なる系統コードに属するリスト・パターンを用いて代替

3,000kW@10円/kW

系統コード：9Y123
需要家リスト・パターン①

3,000kW@ 8円/kW

系統コード：9Y999
ネガポジリスト・パターン※ ΔkW約定単価を代替前の単独発電機
または各リスト・パターンのΔkW約定
単価以下の値へ変更することができる。

取引規程 第7章 第36条、 第37条

2-7. トラブル時の対応

a. リソーストラブル時(6/7) 修正有117

 約定したリソースがトラブルでΔkW約定量を供出できず、リソースを代替登録する場合（２）各リスト・パターン◎ 各リスト・パターン→ 単独発電機への代替

代替後の単独発電機は、複数登録が可能です。

※ ΔkW約定単価を代替前の単独発電機または各リスト・パターンのΔkW約定単価以下の値へ変更することができる。
各リスト・パターン④トラ
ブル発生

ΔkW
約定量

5,000
kW

④
5,000kW@15円/kW※◎ 各リスト・パターン → 各リスト・パターンへの代替
各リスト・パターンによる代替が可能です。各リスト・パターンは、同一の系統コードに属する複数の各リスト・パターンを登録することは出来ません。 （入札時の考えと同様）
なお、異なる系統コードに属する各リスト・パターンを複数用いて、代替登録することは可能とします。 （詳細は次スライド）

各リスト・パターン④トラブル発生

ΔkW
約定量
5,000
kW

電源ｙ
3,000kW@14円/kW

電源ｘ
リソースを 2,000kW@14円/kW代替④⑤

5,000kW@15円/kW※5,000kW@14円/kW

リソースを⑥

3,000kW@15円/kW⑦2,000kW@14円/kW

代替

各リスト・パターン④トラブル発生

ΔkW
約定量
5,000
kW

【分割約定】④

3,000kW@15円/kW※ リソースを夫々代替④
2,000kW@16円/kW※○数字はパターン番号⑤

3,000kW@14円/kW⑤2,000kW@14円/kW④3,000kW@15円/kW⑦2,000kW@14円/kW

取引規程 第7章 第36条、 第37条

2-7. トラブル時の対応

a. リソーストラブル時(7/7)

新規

118

 約定したリソースがトラブルでΔkW約定量を供出できず、リソースを代替登録する場合（２）各リスト・パターン◎ 各リスト・パターン → 各リスト・パターンへの代替

各リスト・パターン④トラブル発生○数字はパターン番号
①

ΔkW
約定量
10,000kW4,000kW@14円/kW④
10,000kW@18円/kW※

系統コード：9Y111
発電機リスト・パターン①
異なる系統コードに属するリスト・パターンを用いて代替

3,000kW@10円/kW

系統コード：9Y123
需要家リスト・パターン①

3,000kW@ 8円/kW

系統コード：9Y999
ネガポジリスト・パターン※ ΔkW約定単価を代替前の単独発電機
または各リスト・パターンのΔkW約定
単価以下の値へ変更することができる。

取引規程 第7章 第36条、 第37条

2-7. トラブル時の対応b.

各リスト・パターン見直し

修正有

119

 リソースの設備不具合により制御が一定とならず、他のリソースで対応調整が困難な場合には、当該リソースを除外した新たな各リスト・パターンを需給調整市場システムへ登録し、属地TSOに変更承認を依頼していただくことにより、各リスト・パターンの内の一部リソースの削除を可能とする場合があります。

 リソース減の条件として、変更後の新各リスト・パターンにおいても技術的要件（応動時間・継続時間・供出可能量）を満たしている場合に限ります。

リソースＡ
リソースＢ
リソースＣ

リソースA
リソースB
リソースC

応動時間

継続時間

リソースごとの試験結果があり、技術的要件を満たす場合に限り、削除可能

リソースＡ設備不具合発生

リソースA

リソースＡ
リソースＢ
リソースＣ

リソースB
リソースC
応動時間

継続時間

取引規程 第2章 第19条

2-8.

各リスト・パターンの変更

a. 変更申請について

修正有

120

【各リスト・パターンの変更申請について】
 性能確認による適合判定後に、各リスト・パターンの変更を希望する場合は、運用開始日※が属する四半期の、
前々四半期までに属地TSOに申し出ていただき、審査を実施させていただきます。
※運用開始日とは、入札日の翌日の実需給時点における応動日をいいます。

 また、リソースのスイッチングやトラブルを除き、各リスト・パターンの変更は、運用開始日が1/1、4/1、7/1、10/1の
年間４回のタイミングのみとなります。それ以外の運用開始日での変更申請はできませんので、変更申請時に登録する運用開始日や変更申請のタイミングは注意が必要となります。
 なお、事前審査後に、リソースの性能データに変更が生じた場合は、性能データの再登録後、原則として性能確認を実施させていただきます。
【スイッチング、リソーストラブルに伴う変更申請について】
 リソースのスイッチングやトラブルに伴い、各リスト・パターンの変更が必要になった場合、変更後の各リスト・パターン
が、対象のリソースを除いても商品要件に適合していることを確認でき、属地TSOの判断により、運用上可能な範囲で早期の変更が可能となります。

 リソースの性能データに変更が生じた場合は、性能データの再登録後、原則として性能確認を実施しますが、リソー
スのスイッチングやトラブルに伴う場合で、属地TSOが認める時は、実働試験による性能確認を省略することができます。
 なお、リソースのスイッチングやトラブルにより、適合判定後に変更が発生しているため、審査が完了するまでの間、入札ができません。

取引規程 第2章 第19条、第3章 第21条

変更を希望する場合のb. スケジュールについて

2-８. 各リスト・パターンの変更

修正有

121

 各リスト・パターンの変更を希望する場合は、運用開始日が属する四半期の前々四半期までに属地TSOに申し出ていただき、運用開始日（1/1、4/1、7/1、10/1）までに審査を実施させていただきます。
 例えば、10/1に運用開始（入札は9/30）を希望する場合、4/1～6/30の期間に申請をお願いいたします。リ
ソースのスイッチングやトラブルの場合、発生時点で属地TSOにご相談ください。
【各リスト・パターンの変更申込およびこれに係る事前審査スケジュール（イメージ）】

4/1

7/1

出所）第12回需給調整市場検討小委員会（2019.6.27）資料3-2をもとに作成

10/1

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2019/files/jukyu_shijyo_12_03_02.pdf

1/1

4/1

取引規程 第2章 第19条、第3章 第21条

2-9. アセスメント

a. 概要

122

 属地TSOは、取引会員が提供期間において、 ΔkW約定量の供出が可能な状態を維持していること、およびΔkW約定量の範囲内で指令に従い調整していることを30分ごとに確認します。
 アセスメントは、 ΔkWの供出可否を確認する「アセスメントⅠ」と属地エリアにおけるTSOの指令に従って調整を実施したか応動実績を確認する「アセスメントⅡ」に分けて実施します。※※同一リソースが同一提供期間において三次調整力②と三次調整力①に約定している場合は、･ アセスメントⅠについては、三次調整力②の約定量と三次調整力①の約定量を併せてアセスメントⅠを実施いたします。
・ アセスメントⅡについては、三次調整力②の約定量に対しても三次調整力①の評価方法に従った判定を行い、その結果を三次調整力②側にも適用いたします。

アセスメント項目

リソースの要件

アセスメントⅠ（ΔkW供出可否の確認）

ΔｋＷ約定量の供出が可能な状態を維持していること

アセスメントⅡ（指令応動実績の確認）

実需給時点において属地
TSOの指令に従い実際に調
整すること

供出
電力

応動時間（45分）

アセスメントのイメージ
提供期間におけるリソースの供出可能量がΔkW約定量
を下回っていないことを確認
提供期間において、ΔkW約定量の範囲内で、指令に従い実際に調整していることを確
認

提供期間

瞬時供出電力不適合事象例
ΔkW約定量に対して、空き容量不足の発電計画提出
許容範囲を逸脱した供出
電力の供出
許容範囲

提供期間

30分コマごとに評価
指令

アセスメント対象外

指令

指令

アセスメント対象

アセスメント対象外
取引規程 第8章 第39条

2-9. アセスメント

b. アセスメントⅠ(単独発電機)

修正有

123



アセスメントⅠについては、ΔkWの供出可能量が、ΔkW約定量を下回っていないかを確認します。



同一リソースが同一提供期間において複数約定している場合は、ΔｋＷ約定単価が安い順にアセスメントⅠを実施いたしま
す。なお、属地TSOが発電上限に出力制約等が反映されておらず不適当を認めた場合、発電上限電力を修正します。

〇単独発電機におけるアセスメントⅠの算定式
・同一リソースが同一提供期間において複数約定していない場合
供出可能量＝発電上限電力－発電計画電力－電源Ⅰ契約等契約電力※1
・同一リソースが同一提供期間において複数約定している場合
供出可能量＝発電上限電力－発電計画電力－電源Ⅰ契約等契約電力※1 －控除ΔkW約定量※2※1 電源Ⅰ周波数調整力契約、電源Ⅰ需給バランス調整力契約および電源Ⅰ’厳気象対応調整力契約の契約電力※2 当該リソースにおいて評価対象約定分のΔkW約定単価よりΔkW約定単価が安い約定分および評価対象の約定分とΔｋＷ約定単価が同一かつ既に評価を行った約定分の約定量合計（同一リソースが三次調整力②および三次調整力①に約定している場合、上式に三次調整力①の約定量も含めます）
TSOが出力制約等を反映

発電上限電力
供出可能量

ΔkW
約定量

ΔkW
約定量

ΔkW
約定量

出力制約反映電源Ⅰ契約等契約電力

ΔkW
約定量

発電計画電力
発電計画
電力

発電計画
電力

発電計画
電力

発電計画
電力

供出可能量がΔkW
約定量を上回っており
リソース要件適合供出可能量がΔkW
約定量を下回っており
リソース要件不適合

供出可能量がΔkW
約定量を下回っており
リソース要件不適合

供出可能量がΔkW
約定量を下回っており
リソース要件不適合取引規程 第8章 第39条

2-9. アセスメント

c. アセスメントⅠ(発電機リスト・パターン)新規124



アセスメントⅠについては、ΔkWの供出可能量が、ΔkW約定量を下回っていないかを確認します。



同一リソースが同一提供期間において複数約定している場合は、ΔｋＷ約定単価が安い順にアセスメントⅠを実施いたしま
す。なお、属地TSOが発電上限に出力制約等が反映されておらず不適当を認めた場合、合計発電上限電力を修正します。

〇発電機リスト・パターンにおけるアセスメントⅠの算定式
・同一リソースが同一提供期間において複数約定していない場合
供出可能量＝合計発電上限電力－合計発電計画電力－電源Ⅰ契約等契約電力※1
・同一リソースが同一提供期間において複数約定している場合
供出可能量＝合計発電上限電力－合計発電計画電力－電源Ⅰ契約等契約電力※1 －控除ΔkW約定量※2※1 電源Ⅰ周波数調整力契約、電源Ⅰ需給バランス調整力契約および電源Ⅰ’厳気象対応調整力契約の契約電力※2 当該リソースにおいて評価対象約定分のΔkW約定単価よりΔkW約定単価が安い約定分および評価対象の約定分とΔｋＷ約定単価が同一かつ既に評価を行った約定分の約定量合計

TSOが出力制約等を反映

合計発電上限電力
供出可能量

ΔkW
約定量

ΔkW
約定量

ΔkW
約定量

出力制約反映電源Ⅰ契約等契約電力

ΔkW
約定量

合計発電計画電力
合計発電計画
電力

合計発電計画
電力

合計発電計画
電力

合計発電計画電力

供出可能量がΔkW
約定量を上回っており
リソース要件適合供出可能量がΔkW
約定量を下回っており
リソース要件不適合

供出可能量がΔkW
約定量を下回っており
リソース要件不適合

供出可能量がΔkW
約定量を下回っており
リソース要件不適合取引規程 第8章 第39条

2-9. アセスメント

修正有d. アセスメントⅠ(需要家リスト・パターン)125

アセスメントⅠについては、ΔkWの供出可能量が、ΔkW約定量を下回っていないかを確認します。



同一リソースが同一提供期間において複数約定している場合は、ΔｋＷ約定単価が安い順にアセスメントⅠを実施いたします。

〇需要家リスト・パターンにおけるアセスメントⅠの算定式
・同一リソースが同一提供期間において複数約定していない場合
供出可能量＝合計基準値電力－合計需要抑制計画電力－電源Ⅰ契約等契約電力※1
・同一リソースが同一提供期間において複数約定している場合
供出可能量＝合計基準値電力－合計需要抑制計画電力－電源Ⅰ契約等契約電力※1 －控除ΔkW約定量※2※1 電源Ⅰ周波数調整力契約、電源Ⅰ需給バランス調整力契約および電源Ⅰ’厳気象対応調整力契約の契約電力※2 当該リソースにおいて評価対象約定分のΔkW約定単価よりΔkW約定単価が安い約定分および評価対象の約定分とΔｋＷ約定単価が同一かつ既に評価を行った約定分の約定量合計

合計基準値電力
ΔkW
約定量

ΔkW
約定量

ΔkW
約定量
電源Ⅰ契約等契約電力

供出可能量

供出可能量がΔkW
約定量を上回っており
リソース要件適合

合計需要抑制
計画電力

合計需要抑制
計画電力

供出可能量がΔkW
約定量を下回っており
リソース要件不適合

供出可能量がΔkW
約定量を下回っており
リソース要件不適合取引規程 第8章 第39条

2-9. アセスメント

新規e. アセスメントⅠ(ネガポジリスト・パターン)126

アセスメントⅠについては、ΔkWの供出可能量が、ΔkW約定量を下回っていないかを確認します。



同一リソースが同一提供期間において複数約定している場合は、ΔｋＷ約定単価が安い順にアセスメントⅠを実施いたしま
す。なお、属地TSOが発電上限に出力制約等が反映されておらず不適当を認めた場合、合計発電上限電力を修正します。

〇ネガポジリスト・パターンにおけるアセスメントⅠの算定式
・同一リソースが同一提供期間において複数約定していない場合
供出可能量＝（合計発電上限電力－合計発電計画電力）＋（合計基準値電力－合計需要抑制計画電力）－電源Ⅰ契約等契約電力※1
・同一リソースが同一提供期間において複数約定している場合
供出可能量＝（合計発電上限電力－合計発電計画電力）＋（合計基準値電力－合計需要抑制計画電力）－電源Ⅰ契約等契約電力※1 －控除ΔkW約定量※2※1 電源Ⅰ周波数調整力契約、電源Ⅰ需給バランス調整力契約および電源Ⅰ’厳気象対応調整力契約の契約電力※2 当該リソースにおいて評価対象約定分のΔkW約定単価よりΔkW約定単価が安い約定分および評価対象の約定分とΔｋＷ約定単価が同一かつ既に評価を行った約定分の約定量合計
TSOが出力制約等を反映
合計発電上限電力＋合計基準値電力
供出可能量
合計発電計画電力＋
合計需要抑制計画電力

ΔkW
約定量

ΔkW
約定量
合計需要抑制
計画電力

ΔkW
約定量

出力制約反映電源Ⅰ契約等契約電力

ΔkW
約定量
合計需要抑制
計画電力
合計発電計画電力
供出可能量がΔkW
約定量を下回っており
リソース要件不適合

合計需要抑制
計画電力
合計発電計画
電力

合計発電計画電力

合計需要抑制
計画電力
合計発電計画電力

供出可能量がΔkW
約定量を上回っており
リソース要件適合供出可能量がΔkW
約定量を下回っており
リソース要件不適合

供出可能量がΔkW
約定量を下回っており
リソース要件不適合取引規程 第8章 第39条

（参考）同一リソースが同一提供期間において複数約定している場合のアセスメントⅠ 修正有127



同一リソースが同一提供期間において複数約定している場合、ΔkW約定単価が安い順にアセスメントⅠを実施いたします。



同一リソースのそれぞれのΔkW約定分について、控除ΔkW約定量（当該リソースにおいて評価対象約定
分のΔkW約定単価よりΔkW約定単価が安い約定分および評価対象の約定分とΔkW約定単価が同一かつ既に評価を行った約定分の約定量合計）を供出可能量から差し引いてアセスメントⅠを実施いたします。

【単独発電機の場合】

ΔkW約定量③ 10,000kW@15円/kW

発電上限電力

供出可能量

発電計画電力ΔkW約定単価が小さいものからアセスメントを実施

ΔkW約定量② 10,000kW@15円/kW

ΔkW約定量③ 10,000kW@15円/kW

供出可能量

供出可能量

ΔkW約定量③ 10,000kW@15円/kW

ΔkW約定量② 10,000kW@15円/kW

ΔkW約定量② 10,000kW@15円/kW

ΔkW約定量① 10,000kW@10円/kW

ΔkW約定量① 10,000kW@10円/kW

ΔkW約定量① 10,000kW@10円/kW

発電計画
電力

発電計画
電力

発電計画
電力

①については供出可能量がΔkW約定
量を上回っておりリソース要件適合②については供出可能量がΔkW約定
量を上回っておりリソース要件適合

この部分についてペナルティ料金が発生いたしますが、ΔkW約定単価が同一であるため、②③の順番に関
わらず、ペナルティ
金額は同額となります。

③については供出可能量がΔkW約定量を下回っておりリソース要件不適合取引規程 第8章 第39条

2-9. アセスメント






f. アセスメントⅡ(1/7)

128

アセスメントⅡは、提供期間の30分コマごとに、リソースの供出電力（30分）が許容範囲内であれば要件適合、許容範囲を逸脱していれば要件不適合とします。
なお、同一リソースが同一提供期間において複数約定している場合、リソース単位にΔkW約定量を合計して一体でアセスメントⅡを実施します。
また、同一提供期間において三次調整力②と三次調整力①に約定している場合、三次調整力②の約定量に対しても三次調整力①の評価方法に従った判定を行い、その結果を三次調整力②側にも適用いたします。
供出電力（30分）および許容範囲の具体的な算出方法については、次スライド以降で説明します。
瞬時供出電力：許容範囲：【アセスメントⅡのイメージ】
供出
電力

修正有

供出電力（30分）：
提供期間：

指令値：

提供期間

応動時間（45分）

30分コごとに評価
判定
結果

アセスメン
ト対象外

指令

指令

指令

アセスメン
ト対象外

要件
適合

要件
適合

要件
不適合

要件
適合

要件
適合

要件
適合

アセスメン
ト対象外

アセスメン
ト対象外

取引規程 第8章 第39条

2-9. アセスメント
f. アセスメントⅡ(2/7)

修正有

129

アセスメントⅡに用いる供出電力（30分）は、属地TSOが取引会員から受信した瞬時供出電力から下記のとおり算出しま
す。

〇供出電力（30分）の算定式
・専用線オンライン接続リソースの場合①単独発電機の場合受信した瞬時供出電力から30分コマごとの平均値を算出し、その平均値から発電計画電力を差し引いた値②各リスト・パターンの場合受信した瞬時供出電力を30分コマごとに平均した値
・簡易指令システム接続リソースの場合①単独発電機で出力調整指令（数値指令）を選択している場合受信した瞬時供出電力から30分コマごとの平均値を算出し、その平均値から発電計画電力を差し引いた値②単独発電機で出力変化量指令を選択している場合または各リスト・パターンの場合受信した瞬時供出電力を30分コマごとに平均した値


なお、取引規程第13条（リソース等が満たすべき要件）に定める瞬時供出電力が当該時間の終了時刻から３分以内に送信されなかった場合で、属地TSOから求めがあった日の翌営業日までに所定の様式28（三次調整力②・三次調整力①
共通 瞬時供出電力通知書 兼 需要実績通知書）による通知が行われなかったことにより、供出電力（30分）が算定できなかったときは、当該供出電力（30分）について許容範囲を逸脱したものとして扱います。
また、供出電力（30分）が、欠測等により託送計量器により計量された電力量と一定の閾値を超えるかい離があった場合
は、取引会員と属地TSOにおいて協議を行うこととし、かい離の原因が取引会員が用いる計量器と託送計量器の計測誤差
または取引会員が用いる計量器と託送計量器の異常等にもとづくものと属地TSOが認めるときに限り、取引会員に対し、アセ
スメントⅡに用いる実績の代用データの提出を求め、あらためて供出電力（30分）を定めます。属地TSOが認めないと判断した場合は、アセスメントⅡの不適合等の処置を実施します。

取引規程 第8章 第39条

2-9. アセスメント

f. アセスメントⅡ(3/7)

修正有

130

 アセスメントⅡの許容範囲は、下記のとおり算定します。
 三次②の指令応動時間は45分のため、指令を出された30分コマと次の30分コマを応動時間に含んでいるものとして扱います。なお、新規の指令がない場合の指令量は、直近の指令量を継続するものとします。
〇許容範囲の算定式①指令値変更に伴う応動時間を含まない場合

下限値：指令量－当該30分コマのΔｋＷ約定量×10％
上限値：指令量＋当該30分コマのΔｋＷ約定量×10%②増加方向への指令値変更に伴う応動時間を含む場合

下限値：変更前指令量－当該30分コマのΔｋＷ約定量×10％③減少方向への指令値変更に伴う応動時間を含む場合

下限値：変更後指令量－当該30分コマのΔｋＷ約定量×10%

上限値：変更後指令量＋当該30分コマのΔｋＷ約定量×10%

上限値：変更前指令量＋当該30分コマのΔｋＷ約定量×10％※指令の対象の30分コマに対して45分前より以前に属地TSOが指令値の変更または取消を行った場合、変更前または取消前の指令は許容範囲の算定に用いないものとします。

【許容範囲のイメージ】
供出
電力

応動時間（45分）

提供時間

指令①指令量+ΔkW×10%

下限値：
提供期間：

指令量：

指令③指令量+ΔkW×10%許容範囲

指令①指令量ーΔkW×10%（ΔkW約定量の±10%）指令②指令量＋ΔkW×10%

指令③指令量－ΔkW×10%

指令②指令量ーΔkW×10%

指令①

上限値 :
許容範囲：

指令②

※図中の算定式の「ΔkW」は「当該30分コマのΔkW約定量」となる。

指令③

取引規程 第8章 第39条

2-9. アセスメント

f. アセスメントⅡ(4/7)

修正有

131

 指令を受けた次の30分コマにおいて再度指令を受けた場合のアセスメントⅡの許容範囲は、下記のとおり算定します。

〇許容範囲の算定
指令値変更に伴い応動している時間に属地TSOから指令を送信された時刻を含む30分コマについては、当該30分
コマに送信された指令値（下図、指令③）および当該30分コマの１つ前の30分コマに送信した指令値（下図、指令②）にもとづき算定される許容範囲または当該30分コマの１つ前の30分コマに送信した指令値および当該30分コ
マの１つ前の30分コマより前に送信した直近の指令値（下図、指令①）にもとづき算定される許容範囲のいずれかの範囲内であれば指令に従い調整したと判定する。

【許容範囲のイメージ】
供出
電力

応動時間（45分）

指令③指令量+ΔkW×10%

提供時間

上限値 :
許容範囲：

下限値：
提供期間：

指令量：

指令③指令量－ΔkW×10%
指令②指令量＋ΔkW×10%

指令①指令量+ΔkW×10%

指令①指令量指令① ーΔkW×10%

指令②の30分後に指令③があった場合、
指令③を含む30分コマについては、指令①と指令②にもとづき算定される許容範囲内であっても指令に従い調整したと判定

指令②指令量ーΔkW×10%指令②

指令③

指令②の応動時間（45分）中に指令③あり

取引規程 第8章 第39条

2-9. アセスメント

f. アセスメントⅡ(5/7)

修正有

132

 2ブロック以上に渡り連続約定した場合のアセスメントⅡにおける許容範囲は、次ブロックの指令量に対する応動であっても、当該30分コマのΔkW約定量をもとに下記のとおり算出します。
〇許容範囲の算定式①指令値変更に伴う応動時間を含まない場合
下限値：指令量－当該30分コマΔｋＷ約定量×10％，
上限値：指令量＋当該30分コマΔｋＷ約定量×10%②増加方向への指令値変更に伴う応動時間を含む場合
下限値：変更前指令量－当該30分コマΔｋＷ約定量×10％，上限値：変更後指令量＋当該30分コマΔｋＷ約定量×10%③減少方向への指令値変更に伴う応動時間を含む場合
下限値：変更後指令量－当該30分コマΔｋＷ約定量×10%，上限値：変更前指令量＋当該30分コマΔｋＷ約定量×10％
11,00010,000

上限値
10,100

応動時間を含む
30分コマ

凡例
指令値：

ブロック①許容範囲：

ブロック②許容範囲：

10,000

9,000

2,000
1,000

下限値
900

1,000

0

ブロック① 約定ΔkW=1,000kW 指令値=1,000kW

ブロック② 約定ΔkW=10,000kW 指令値＝10,000kW取引規程 第8章 第39条

2-9. アセスメント


f. アセスメントⅡ(6/7) 修正有133

簡易指令システムで接続または専用線オンラインで接続（需要家リスト・パターンまたは電源Ⅱ契約等を締結していない単独発電機）する場合において、同一の系統コードのリソースが異なる商品区分（三次調整力①または三次調整力②）に連続で約定した場合は、同一の系統コードのリソースで、三次調整力①と三次調整力①や三次調整力②と三次調整力②の約定ブロックが連続した場合と同様の考え方にもとづき、以下のとおり指令およびアセスメントⅡを実施いたします。
指令方法は、三次調整力①は約定ブロックの15分前、三次調整力②は約定ブロックの45分前までにそれぞれ指令します。
アセスメントⅡは、指令に追従している応動時間に対して、変更前指令量と変更後指令量から許容範囲を設定します。ただし、三次調整力②→三次調整力①の順で連続約定した場合、三次調整力①約定量を超える変化量の指令をしたときの応動時
間は45分間とします。

【許容範囲の例】

アセスメントⅡ許容範囲
三次②
20MW約定三次①
10MW約定三次②約定範囲

三次①約定範囲

三次②
20MW約定応動実績

三次①
10MW約定三次①約定量を超える
指令（変化）量を指令したときの許容範囲は指令後45分間とします

20MW
10MW

三次②
0MW

指令量

三次①

三次①

三次②

9時

12時

15時

18時

8:15
(45分前)①11:45(15分前)②14:15(45分前)③17:45(15分前)

指令② 14:15
15:00-18:00 20MW

指令③ 17:45
18:00-21:00 0MW

指令 8:15
9:00-12:00 20MW

指令① 11:45
12:00-15:00 10MW

21時

取引規程 第７章 第35条、第8章 第39条

2-9. アセスメント

f. アセスメントⅡ(7/7)

修正有

134

 約定したリソースが電源Ⅱ契約等を締結しΔｋＷ約定量以上の余力の部分を使用した場合、または第26条（取引対象のΔｋＷ）に定めるΔｋＷの要件を超えて指令を行った場合は、アセスメントⅡの対象外といたします。
 ただし、ΔｋＷの約定量の範囲内で属地TSOの指令に従い実際に調整していることを確認できない場合はこの限りでないものとします。

ΔｋＷ約定量以上の余力の部分を使用した場合に属地TSOの指令に従い実際に調整しているかどうかの確認方法※下図は、単独発電機かつ出力調整指令（数値指令）の場合をイメージしております。
①発電計画電力を基準としてΔkW約定量の範囲外に上げ指令を行った場合の許容範囲② 発電計画電力を基準としてΔｋW約定量の範囲外に下げ指令を行った場合の許容範囲（変更前指令量ーΔkW約定量の10%)以上 もしくは（発電計画＋ΔkW約定量の90%)以上（変更前指令量＋ΔkW約定量の10%)以下 もしくは（発電計画＋ΔkW約定量の10%)以下
出力

瞬時供出電力：

出力値

余
力
活
用

余力活用となる指令

指
令値

瞬時供出電力：

許容範囲：

指
令
値

（変更前指令量＋ΔkW約定量の10%)以下

ΔkW
約定量

ΔkW約定量の10%

ΔkW
約定量

（発電計画＋ΔkW約定量の10%)以下

ΔkW約定量の10%（発電計画＋ΔkW約定量の90%)以上

発電計画（変更前指令量－ΔkW約定量の10%)以上
発電計画
30分コマ

30分コマ

・・・・

許容範囲：

余力活用となる指令
30分コマ

ΔｋＷ約定量以上の余力の部分を使用した場合、属地TSOの指令に対して上記許容範囲で追従していることを確認できない場合はアセスメントⅡの不適合となります。

30分コマ

余
力
活
用

・・・・

取引規程 第8章 第39条

2-10. ペナルティ

ペナルティ料金およびa. 要件不適合時のペナルティ135【アセスメントに対するペナルティ料金について】
 アセスメントⅠおよびアセスメントⅡにおいて、取引対象のΔｋWに定める要件の不適合が判明した場合、ペナルティ料金Ⅰおよびペナルティ料金Ⅱを30分コマごとに算定します（算定式は137スライド以降参照）。

 ペナルティ料金の対象は約定したΔｋW料金が対象となり、ペナルティの倍率について、市場開設時点では電源Ⅰ‘と同様に、1.5倍を設定します。
 ペナルティ料金Ⅰおよびペナルティ料金Ⅱはそれぞれ算定しますが、ペナルティ料金は約定したΔｋW料金の1.5倍が上限となります。
【アセスメント要件不適合時のペナルティについて】
 アセスメントⅠおよびアセスメントⅡにおいて、許容範囲外の応動が繰り返される、確保した調整力が期待ど
おりに応動しない等、取引対象のΔｋWに定める要件の不適合が判明した場合、市場運営者から是正勧告を実施することがあります。
 その場合、市場運営者からの是正勧告に従っていただきますが、改善が見られない場合、取引停止や取引会員の除名処分を受けることがあります。
 是正勧告や取引停止・除名の通知は、送配電網協議会需給調整市場運営部から実施いたします。

取引規程 第9章 第40条、第41条

ペナルティ料金および

2-10. ペナルティ

a. 要件不適合時のペナルティ

新規

136

 アセスメントにおいて取引規程に定める要件の不適合が判明した場合、市場運営者は、下記の実施基準に基づき総合判断を行った上で、取引会員に対し是正勧告等の処分を行うことがあります。
 是正勧告の要否の判断にあたって、属地TSOは取引会員に対し、下記実施基準の関連事項について、聞き取り調査等による確認を実施します。
 是正勧告等の処分を行った場合、市場運営者はホームページ上での公表を行います。
１．是正勧告等の実施基準

項 目

判断内容

故意・過失の程度

・原因等の詳細内容による判断

再発性・過去同一事例の有無、事業者としての回数等による判断

注意義務・公表事例を踏まえた注意有無等による判断

行為の規模等・不足ΔｋW、乖離率、連続コマ数、回数/月等による判断

管理体制

・社内管理体制等の状況による判断

自浄作用

・自発的な対策有無等による判断

再発防止の実効性・再発防止策の内容等による判断

２．是正勧告事例の公表内容（例）発生月

例2021.4

分 類

単独発電機

事

象

是正勧告の理由

担当者の怠慢により、発電計
画電力を考慮せず発電上限電 市場への影響が大きく、力にて応札したため、〇日間 効果的な再発防止策も施に亘り延べ〇ｋＷｈの不適合 されていないため。
が発生した。

取引規程 第8章 第41条

2-10. ペナルティb. ペナルティ料金Ⅰ算定式 修正有137【ペナルティ料金Ⅰ算定式】（３０分コマごとに算定）
 ペナルティ料金Ⅰの算定は以下のとおりです。
ペナルティ料金Ⅰ ＝ΔkW料金×未達率×倍率(1.5)

ΔkW料金＝ΔｋW約定単価×ΔｋW約定量
 未達率※1＝(ΔkW約定量※2ー供出可能量)÷ΔkW約定量※2※1 未達率はゼロを下限とする ※2 なお、上記ΔkW約定量は代替不可申請に応じた量を減じた値
 供出可能量＝アセスメントⅠにおける供出可能量

 代替不可申請を行った場合、代替不可申請におけるペナルティ料金は以下のとおりです。
ペナルティ料金Ⅰ ＝ΔｋW約定単価×代替不可申請量×倍率(1.5)

【イメージ（代替不可申請量が0の場合）】ペナルティの対象
発電
可能
上限

供出
可能量

単独発電機

ペナルティの考え方

需要家リスト・パターン

報酬額
100%

ΔkW約定額

基準値
ΔkW
落札量

供出
可能量

未達量の部分が市場から得られる
価値

ΔkW
落札量

100%

0%
未達量

未達量

発電
計画

本スライド以降、ΔkW約定単価× ΔkW約定量
で求まる料金を、ΔkW料金と記載しています。

アセスメントⅠ後の精算額

アセスメントⅠ
未達率

ペナルティ

-50%

取引規程 第9章 第40条

2-10. ペナルティc. ペナルティ料金Ⅱ算定式

138【ペナルティ料金Ⅱ算定式】（３０分コマごとに算定）
 ペナルティ料金Ⅱの算定は以下のとおりです。

ペナルティ料金Ⅱ ＝ΔkW料金×倍率(1.5)
 ただし、アセスメントⅠで不適合（ペナルティ料金Ⅰ算定対象）の場合の算定は以下のとおりとします。

ペナルティ料金Ⅱ ＝ΔkW料金×(ΔkW約定量※－ΔkW約定量※
×ペナルティⅠ算定式における未達率)÷ΔkW約定量※ ×倍率(1.5)※なお、上記ΔkW約定量は代替不可申請に応じた量を減じた値【イメージ（代替不可申請量が0の場合）】ペナルティの対象

ペナルティの考え方

ペナルティ対象

ペナルティ対象外（＝アセスメントⅡが許容範囲外）（＝アセスメントⅡが許容範囲内）
許容範囲

30分出力平均値で評価瞬時供出電力：

供出電力量：

ΔkW料金
アセスメントⅠのペナルティ
アセスメントⅠ実施後の精算額＝アセスメントⅡが許容範囲内の精算額

許容範囲

指令値

指令値

報酬額
100%

100% アセスメントⅠ

0%
アセスメントⅡの
ペナルティ

30分出力
平均値で評価

指令値：

-50%

未達率

アセスメントⅡが許容範囲外の精算額

許容範囲：

取引規程 第9章 第40条

2-10. ペナルティd. 予見性の無い事故等の取扱い

修正有

139

 取引会員および属地TSOの双方に予見性が無い系統起因による出力抑制等が行われた場合で、かつ、取引会員から様式18（系統起因によるペナルティ緩和申出書）による申し出を受け付けた場合には、以下のすべてが認められる場合に限り、ペナルティ料金Ⅰおよびペナルティ料金Ⅱの算定時におけるペナルティ倍率を1.0倍とし、第41条（アセスメント要件不適合時の対応）第１項における処分および第41条（アセスメント要件不適合時の対応）第２項(1)における不適合回数の積算の対象外といたします。
・ 取引会員が実需給日に対応する入札受付開始時点の段階で、系統起因による出力抑制等が属地TSOからリソースへ通知
されていない場合・ 属地TSOが当該不適合の原因が系統起因による出力抑制等と判定した場合※アセスメントは単独発電機および各リスト・パターン単位で行いますが、出力抑制量の通知については、事業者単位で実施しているため、属地TSO
は対象発電機の出力抑制量を把握できません。そのため、発電者に抑制情報をご確認願います。

【想定される事象とペナルティ倍率】
申出

想定事象

ペナルティ
倍率

取引規程

提出様式

1.0倍

第40条

様式18

1.5倍

第41条

様式19

過負荷保護リレーによる出力抑制
系統起因による
出力抑制等
任意給電指令による出力抑制
系統事故等による停電

想定外の事故システムトラブル

長時間ΔｋＷの供出が不可能となった場合

その他取引規程 第9章 第40条、第41条

2-10. ペナルティe. アセスメント要件不適合時のペナルティ

修正有

140

 アセスメントⅠおよびアセスメントⅡにおいて、取引対象のΔｋWに定める要件の不適合が判明した場合、市場運営者は、取引会員に対して是正勧告を実施することがあります。
 取引会員は市場運営者から是正勧告を受けた場合、是正勧告の内容に対する改善を行う必要があります。改善が見られない場合、取引停止や取引会員を除名されることがあります。
 その不適合が想定外の事故やシステムトラブル等で長時間ΔkWの供出が不可能となったことにより生じた場合で、様式19（アセスメ
ント不適合時の事由および解消のために行った事項に関する申出書）により取引会員が不適合の事由および解消のために行った事
項等を明らかにし、市場運営者が認めるときは、当該提供期間よりも後の提供期間については、処分の対象外とします。
 なお、是正勧告、取引停止・除名、様式23（是正勧告書）については、送配電網協議会需給調整市場運営部にて通知いたしま
す。

【アセスメントⅠ要件不適合時】


市場運営者は、取引会員に対し、書面等をもって是正勧告を行うこと、および、経済産業省資源エネルギー庁、経済産業省電力・ガス取引監視等委員会
および広域機関への報告(以下、「是正勧告等」といいます。) を行うことができます。



不適合が取引会員の故意または重過失により、是正勧告等によっても改善が見られない場合、市場運営者は、取引会員による新規の取引を停止や取引会員を除名することができます。



処分は、取引会員（事業者）単位で実施します。

【アセスメントⅡ要件不適合時】


市場運営者は、取引会員に対し、書面をもって是正勧告等を行うことができます。



同一商品に対する不適合回数（提供期間単位で積算）が、1歴月内で、同一の単独発電機または各リスト・パターンにおいて3回以上となった場合、当該単独発電機または当該リソースを含む各リスト・パターンを用いた当該商品の新規の取引を停止します。なお、同一の単独発電機について同一の提供期間において三次調整力②および三次調整力①のいずれにも約定があり、アセスメントⅡの不適合が判明した場合、不適合回数は三次調整力①の不適合として加算するものとします。



取引停止となったリソースを用いた単独発電機または各リスト・パターンでの取引を再開させるには、性能確認および実働試験を再度実施していただき、商品要件を満たしていることが確認される必要があり、実働試験の実施に要する費用は取引会員にご負担いただきます。



処分は、単独発電機または各リスト・パターン単位で実施します。

取引規程 第9章 第41条

＜参考＞ 提供期間内のアセスメントⅡ不適合の回数


要件不適合回数は提供期間単位（30分×6コマ＝3時間のブロック）で最大１回とし、提供期間の30分
コマ全てにおいて、不適合となった場合も不適合回数は1回とします。提供期間が連続して約定している場合
は、その提供期間単位ごとに不適合回数を積算します。

【アセスメントⅡのイメージ】
供出
電力

141

瞬時供出電力：許容範囲：

供出電力量：
提供期間：

指令値：

提供期間

応動時間（45分）

30分コマごとに評価
判定
結果

アセスメン
ト対象外

指令

指令

指令

アセスメン
ト対象外

要件
不適合

要件
適合

要件
適合

要件
適合

要件
不適合

要件
不適合

アセスメン
ト対象外

アセスメン
ト対象外

不適合回数は提供期間で１回
提供期間単位内で複数回の要件不適合が発生した場合も不適合の積算回数は１回とします。
連続約定している場合でも提供期間単位ごとにアセスメント不適合回数を積算します。
取引規程 第8章 第39条

2-11. 精算

a. 精算対象・精算時期(1/2）

142 提供期間の各30分コマにおいて、各リソースは属地TSOの託送供給等約款における“調整電源”または“調整負荷”として扱います。
 ただし、供出可能量がゼロ以下の場合は、 “調整電源”または“調整負荷”として扱わないこととします。
【調整電力量算定対象期間イメージ】

瞬時供出電力：応動時間（45分）

提供期間:

提供期間

供出
電力

時刻

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

発電
リソース

非調整
電源

非調整
電源

調整
電源

調整
電源

調整
電源

調整
電源

調整
電源

調整
電源

非調整
電源

非調整
電源

需要
リソース

供給
負荷

供給
負荷

調整
負荷

調整
負荷

調整
負荷

調整
負荷

調整
負荷

調整
負荷

供給
負荷

供給
負荷

14:00コマから設備トラブル等により供出可能量ゼロ
発電
リソース

非調整
電源

非調整
電源

調整
電源

調整
電源

調整
電源

調整
電源

非調整
電源

非調整
電源

非調整
電源

非調整
電源

需要
リソース

供給
負荷

供給
負荷

調整
負荷

調整
負荷

調整
負荷

調整
負荷

供給
負荷

供給
負荷

供給
負荷

供給
負荷

※約定の有無にかかわらず、広域機関へ発電計画を提出する際には一律”調整電源”として提出をお願いいたします。インバランスの対象・対象外の仕分けはTSOにて行います。

取引規程 第10章 第43条

2-11. 精算

a. 精算対象・精算時期(2/2）修正有143

 取引会員と属地TSOとの精算頻度および精算時期は、下表のとおりとします。
 例えば、料金の算定期間が「4月1日~30日」に対する精算対象（a, b, c, f）の料金等の授受は、翌々月となる6月となり、 6月15日までに様式20-1、20-2 （精算額通知書） 、様式21-1、21-2（精算額
内訳書） 、様式21-3、21-4（その他精算額内訳書）を取引会員に通知します。
 上記精算額に対する請求書は通知日の翌日から起算して６日以内に相手方に送付していただきます。
 精算対象（d）については、延滞利息発生月が6月の場合、翌月となる7月に精算いたします。
 売買手数料については、167スライドをご参照ください。
 なお、料金の支払いに用いる取引会員および一般送配電事業者の振込先の口座情報等の参照先と確定時期については、属地TSOにご確認願います。
精算対象

精算頻度

精算時期

a. 約定料金（ΔkW）

1回／月

翌々月

b. ペナルティ料金

1回／月

翌々月

c. 調整電力量料金（kWh）

1回／月

翌々月

d. 延滞利息

1回／月

a.～ｃ. 精算月の翌月

e. 系統事故時のペナルティ精算

1回／月

申告の翌月

f. 売買手数料

1回／月翌々月
取引規程 第10章 第44条、第45条、第50条

2-11. 精算

b. 精算スケジュール

144

 精算スケジュールのフローについては下表のとおりとします。
4月

5月

6月

7月

 kWh実績確定
4/1～4/30
 a. 約定料金請求額算定
料金の
算定期間

精算対象データの収集
・発電計画
・発電実績
・需要計画
・需要実績
・指令実績

 d. 延滞利息精算

 b. ペナルティ料金算定
 c. 調整電力量料金請求額算定
 金額補正要否確認

 精算金額確定
 f. 売買手数料算定

系統事故時のペナルティ精算
料金算定対象期間の翌月に申告した場合
 申告書受領
 アセスメント評価
事故照合※ ペナルティ倍率1.0倍で算定

料金算定対象期間の翌々月に申告した場合
 申告書受領
 アセスメント評価
事故照合※ ペナルティ倍率1.5倍↓
ペナルティ倍率1.0倍として再精算(不適合回数の積算の対象外) e. 系統事故時のペナルティ
精算金額確定取引規程 第10章 第44条、第45条、第50条

(参考) 調整電力量料金に適用する単価

修正有

145

 取引会員は以下について需給調整市場システムに登録します。ただし、電源Ⅱ契約を締結していないリソー
スに対する下げ調整電力量料金を算定する場合は、V1単価を適用します。
1. Ｖ1単価：上げ調整電力量料金に適用する単価

2. Ｖ2単価：下げ調整電力量料金に適用する単価
 取引会員が事業税相当額に収入割相当額を含む場合、V1単価はあらかじめ需給調整市場システムに登録した収入割に相当する率から算出される収入割相当額分を控除したものとしてください。
 毎週火曜日の14時までに、当該週の土曜日から翌週の金曜日までの単価を登録してください。
（3週間前の同曜日から登録可能）
 当該期限までに単価登録が行われなかった場合は、事前審査時点で登録した初期登録単価が調整電力
量料金の算定に適用されます。

 単価を変更する場合は、各30分コマの実需給の開始時刻の1時間前までに行ってください。
 単独発電機の場合は、運転パターンごとに最大10パターンに区分し、かつ、出力帯ごとに最大20通りに区分したV1単価およびV2単価を登録します。また、各リスト・パターンの場合は供出電力帯ごとに、最大20通りに区分したＶ1単価およびＶ2単価を登録します。（なお、最下限値が0kWh以外の場合は、最下限値
を0kWhとみなして、調整電力量料金の算定を行います。）

 単独発電機の場合、最低出力から最大出力までの間において、常に上位の出力帯の単価が下位の出力帯の単価を上回るように登録します。なお、最低出力未満はこの限りではありません。
 各リスト・パターンの場合は、常に上位の供出電力帯の単価が下位の供出電力帯の単価を上回るように登録します。

取引規程 第2章 第18条

(参考) 出力帯および供出電力帯における調整電力量料金

修正有

146

 各リスト・パターンについて、出力帯域の概念が存在しません。

 このため、V1単価、V2単価は出力帯域に対する単価ではなく、供出電力帯に対する単価を登録していただきます。
 なお、精算時においても、基準値電力の考慮はされません。

単
独
発
電
機
の
場
合

30分電力量 (kWh)(円/kWh)

50
40
30
20
10
0

8
5
4
3
発電計画 発電実績 供出量

30分コマ費用 (円)

150
120
90
60
30
出力帯 0

調整力費用

0 10 20 30 40 50 (kWh)

下図は需要家リスト・パターン例
各
リ
ス
ト
・
パ
タ
ー
ン
の
場
合

30分電力量 (kWh)(円/kWh)

50
40
30
20
10
0

8
5
4
3
基準値 実績データ 供出量

30分コマ費用 (円)0 10 20 30 40 50

150
120
90
60
30
供出電力帯 0
(kWh)

調整力費用
供出量

取引規程 第2章 第18条、第10章 第43条、第45条

2-11. 精算

c. 算定の概要（1/2）

修正有

147

 各料金（約定料金、ペナルティ料金、上げ・下げ調整電力量料金）は、３０分コマごとに計算します。
各料金

３０コマごとに計算

00:00～00:30 (01コマ)

約定料金

ΔkW約定単価×ΔkW約定量

ペナルティ料金

ペナルティ料金Ⅰ＋ペナルティ料金Ⅱ

上げ調整電力量料金

区分ごとの、V1単価×上げ調整電力量の合計

下げ調整電力量料金

区分ごとの、V2単価×下げ調整電力量の合計

00:30～01:00 (02コマ)
01:00～01:30 (03コマ)
・
・
・

取引会員Ａ
リソース 1

 ３０分コマごとで計算した各料金は、料金算定期間に亘って、リソース（単独発電機または各リスト・パター
ン）ごとに合算後、取引会員ごとに全リソース分の各料金を合算（端数切捨て）します。
4月1日 01コマ
約定料金
ペナルティ料金
上げ調整電力量料金
下げ調整電力量料金～

各料金ごとに合算

4月30日 48コマ

取引会員Ａ
リソース 1

約定料金
ペナルティ料金
上げ調整電力量料金＋
取引会員Ａ
リソース 2下げ調整電力量料金

次スライドへ

4月1日 01コマ
約定料金
ペナルティ料金
上げ調整電力量料金
下げ調整電力量料金～

各料金ごとに合算

4月30日 48コマ
約定料金

＋ ＝
・・・

他リソース分

取引会員Ａ
全リソース分
4月1日～30日分
約定料金
ペナルティ料金

ペナルティ料金

上げ調整電力量料金

上げ調整電力量料金

下げ調整電力量料金

下げ調整電力量料金（端数切捨て）取引規程 第10章 第45条～第50条

2-11. 精算

c. 算定の概要（2/2）

148 各料金ごとに、収入割相当額または事業税相当額および消費税等相当額を計算し、それぞれ端数切捨てのうえ合算します。
A【 取引会員Ａ 全リソース分 】
収入割相当額（または事業税相当額）

4月1日～30日分①約定料金②ペナルティ料金③上げ調整電力量料金④下げ調整電力量料金＋

消費税等相当額⑤=①×収入割に相当する率÷(1－収入割に相当する率)⑥=②×事業税率÷(1－事業税率)⑦=③×収入割に相当する率÷(1－収入割に相当する率)＋⑧=④×事業税率÷(1－事業税率)⑨=(①＋⑤)×消費税率⑩=(②＋⑥)×消費税率⑪=(③＋⑦)×消費税率＝⑫=(④＋⑧)×消費税率

各料金の合計⑬=①＋⑤＋⑨⑭=②＋⑥＋⑩⑮=③＋⑦＋⑪⑯=④＋⑧＋⑫※ 収入割相当額(または事業税相当額)等の事業税の取扱いについては、次スライドの『d.事業税の取扱い』に詳細を記載。

 売買手数料は３０分コマごとに計算し、料金算定期間に亘って、全リソース分の合算後（端数切捨て）、消費税相当額（端数切捨て）を加えた金額になります。
取引コマ
04/01 00:00～00:30（01ｺﾏ）

３０コマごとに計算(売買手数料単価÷2)×ΔkW約定量～
取引コマ04/30 23:30～00:00（48ｺﾏ）

B
全リソース分の合算＋

３０コマごとに計算(売買手数料単価÷2)×ΔkW約定量

消費税等相当額
全リソース分の合算
× 消費税率＝

売買手数料

 精算額は、各料金の合計から売買手数料を減算した金額になります。
A（⑬－⑭＋⑮－⑯）

－

B

＝

精算額

※調整電力量料金は、リソースが本市場とは別に電源Ⅱ契約等を締結している場合、約定されたすべての商品と当該電源Ⅱ契約等における調整電力量料金と併せて算定します。
※精算すべき債権債務が発生した場合は、取引規程で定められた料金に併せて精算します。

※ 精算額がマイナスとなる場合は、取引会員からTSOに精算額をお支払いいただきます。

取引規程 第10章 第45条～第50条

2-11. 精算

ｄ. 事業税の取扱い

149

 取引会員が事業税相当額に収入割相当額を含む事業者であった場合、属地TSOは国に収める事業税を控除することができます。
一方で、取引会員が事業税相当額に収入割相当額を含まない事業者であった場合、属地TSOは国に収める事業税を控除することができません。
 よって、TSOの事業税から控除できるのは、事業税相当額に収入割相当額を含む事業者に支払った金額のため、事業税相当額に収入割相当額を含む事業者については、入札時および調整単価登録時に自社の収入割に相当する率にもとづき収入割相当額を控除していただき、精算時には収入割相当額を考慮してお支払いいたします。

 売買手数料については、売買手数料の単価に事業税相当額を含んでおります。
精算対象

需給調整市場
約定料金

事業税相当額に収入割相当額を
含まない
取引会員

考慮しない

事業税相当額に収入割相当額を
含む
取引会員

事業税考慮
(取引会員の収入割に相当する率)ペナルティ

調整電力量(含電源Ⅰ’)
上げ

下げ

考慮しない
事業税考慮
(属地TSOの事業
税率)

事業税考慮
(取引会員の収入割に相当する率)

事業税考慮(属地TSOの事業
税率)

取引規程 第10章 第47条、第11章 第64条

2-11. 精算

e. 算定式

精算対象

ΔkW料金(税抜)[円]＝ΔkW約定単価[円/kW]×ΔkW約定量[kW]〔取引会員がTSOに請求する〕
余力① ペナルティ料金Ⅰ 不足分

ペナルティ料金
TSOが
取引会員に
請求する

150

算定式

約定料金（ΔkW料金）（アセスメントⅠ）

修正有

代替不可
申請分

ペナルティ料金Ⅰ(税抜)[円]＝ΔkW料金×未達率×倍率(1.5)
未達率＝(ΔkW約定量※ー供出可能量)÷ΔkW約定量※※なお、上記ΔkW約定量は代替不可申請に応じた量を減じた値

代替不可申請分によるペナルティ料金Ⅰ(税抜)[円]＝ΔkW約定単価[円/kW]×代替不可申請量 [kW]×倍率(1.5)
【アセスメントⅠにおいて適合となっている場合】②ペナルティ料金Ⅱ（アセスメントⅡ）

応動
不履行分

ペナルティ料金Ⅱ＝ΔkW料金×倍率(1.5)
【アセスメントⅠにおいて不適合となっている場合】ペナルティ料金Ⅱ＝ΔkW料金×(ΔkW約定量※－ΔkW約定量※×ペナルティ
料金Ⅰ算定式における未達率)÷ΔkW約定量※ ×倍率(1.5)※なお、上記ΔkW約定量は代替不可申請に応じた量を減じた値［調整電力量料金］精算額上げ調整電力量料金＞下げ調整電力量料金の場合取引会員がTSOに請求する下げ調整電力量料金＞上げ調整電力量料金の場合
TSOが取引会員に請求する

売買手数料〔TSOが取引会員に請求する〕

kWh料金【発電リソース】(税抜)[円]＝V1× (発電実績量[kWh]ー発電計画量[kWh])kWh料金【需要リソース】(税抜)[円]＝V1× (合計基準値[kWh]－需要実績量[kWh])
売買手数料（税抜）[円]＝(売買手数料単価[円/kW]÷２)×ΔkW約定量[kW]

取引規程 第10章 第45条,第50条、第11章 第65条

2-11. 精算

f. 試算例(1)【例（単独発電機、ペナルティ無し）】

修正有

151

30分
1,100kW
実績1,050kW（525kWh）

指令値1,000kWΔkW 約定量
1,000kW

約定量±10％

900kW

ΔkW

@10円/kW
発電計画
0kWの場合

0kW

▲
指令

約定期間

精算対象
約定料金（ΔkW料金）
ペナルティ料金算定式（税抜）
10円/kW×1,000kW＝10,000円①ペナルティ料金Ⅰ

0円②ペナルティ料金Ⅱ

0円［調整電力量料金(kWh)］精算額

売買手数料（売買手数料単価は0.02円/kWで仮設定）

実際の調整電力量
525kWhの精算イメージ

8円/kWh×(525kWh－0kWh)＝4,200円(0.02円/kW÷2)×1,000kW＝10円

125kWhV1=10円/kWh

200kWh
V1=9円/kWh
200kWh
V1=8円/kWh
ΔkW約定量に応じて、売買手数料が課されます※ 本スライド以降の単独発電機における調整電力量料金の算定に関して、便宜上、電力量に乗じるV1単価を出力帯によらず一定として記載しております。
実際の算定については、「実際の調整電力量525kWhの精算イメージ」のとおり、出力帯ごとに登録してある単価を用い、積分して算定する方法が正しい手法となります。

取引規程 第9章 第40条、第10章 第45条

2-11. 精算

f. 試算例(2)

修正有

152

【例（単独発電機、代替不可申請実施、アセスⅡ適合）】
電源ａ[1,000kW]→電源ｂ[800kW]に差替した場合 [200kW不足]
30分

代替不可
申請量
電源 ｂ
ΔkW控除後
約定量
800kW

電源 ａ
ΔkW 約定量
1,000kW@10円/kW
発電計画
0kWの場合①ペナルティ料金Ⅰ

780kW

指令値
700kW※

実績700kW(350kWh)

620kW

ΔkW
▲
指令

精算対象
約定料金（ΔkW料金）

代替不可申請量控除後の約定量±10％

約定期間※代替不可申請がされている
場合、供出可能量の減少が認識されているため、指令値0kW が「ΔkW約定量－代替不可申請量」を上回ることはありません。

算定式（税抜）

代替不可申請分もΔkW
料金は算定されます

10円/kW×1,000kW＝10,000円
8,000円×0×1.5=0円(未達率：(800kW－800kW)÷800kW=0)

ペナルティ料金

代替不可申請分：10円/kW×200kW×1.5＝3,000円②ペナルティ料金Ⅱ［調整電力量料金(kWh)］精算額
売買手数料（売買手数料単価は0.02円/kWで仮設定）

0円
8円/kWh×(350kWh－0kWh) ＝2,800円(0.02円/kW÷2)×1,000kW＝10円

代替不可申請分についてペナルティ料金Ⅰが課されます
出力実績は許容範囲内のため、ペナルティ料金Ⅱは課されません
ΔkW約定量に応じて、売買手数料が課されます

取引規程 第9章 第40条、第10章 第45条

2-11. 精算

f. 試算例(3)

修正有

153

【例（単独発電機、代替不可申請実施、アセスⅡ不適合）】
電源ａ[1,000kW]→電源ｂ[800kW]に差替した場合 [200kW不足]
30分

代替不可
申請量
電源 ｂ
ΔkW控除後
約定量
800kW

電源 ａ
ΔkW 約定量
1,000kW@10円/kW
発電計画
0kWの場合精算対象
約定料金（ΔkW料金）①ペナルティ料金Ⅰ

代替不可申請量控除後の約定量±10％
780kW

指令値
700kW

620kW

ΔkW

実績500kW(250kWh)

0kW

▲
指令

約定期間

算定式（税抜）

代替不可申請分もΔkW
料金は算定されます

10円/kW×1,000kW＝10,000円
8,000円×0×1.5=0円(未達率：(800kW－800kW)÷800kW=0)

ペナルティ料金

代替不可申請分：10円/kW×200kW×1.5＝3,000円②ペナルティ料金Ⅱ［調整電力量料金(kWh)］精算額
売買手数料（売買手数料単価は0.02円/kWで仮設定）

8,000円×(800－800×0）÷800×1.5＝12,000円
8円/kWh×(250kWh－0kWh)＝2,000円(0.02円/kW÷2)×1,000kW＝10円※代替不可申請がされている場合であっても、出力実績が許容範囲を外れている場合は、アセスメントⅡ不適合となり、ペナルティ料金Ⅱが課されます。

代替不可申請分についてペナルティ料金Ⅰが課されます
出力実績が許容範囲外のため、ペナルティ料金Ⅱも課されます
ΔkW約定量に応じて、売買手数料が課されます

取引規程 第9章 第40条、第10章 第45条

2-11. 精算

f. 試算例(3’)

修正有

154

【例（単独発電機、代替不可申請実施、アセスⅡ不適合）】
電源ａ[1,000kW]→電源ｂ[400kW]と電源ｃ[400kW]に差替した場合 [200kW不足]
30分
指令値
400kW

代替不可申請量

電源 a
ΔkW 約定量
1,000kW

電源 b
ΔkW控除後約定量
400kW
電源 c
ΔkW控除後約定量
400kW@10円/kW
発電計画
0kWの場合代替不可申請量控除後の約定量±10％440kW

電源ｂ ΔkW360kW↑実績300kW(150kWh)
0kW

指令値
400kW

▲
指令

精算対象

440kW

電源ｃ ΔkW↑ 360kW
実績400kW(200kWh)
0kW

約定期間

算定式（税抜）
10円/kW×1,000kW＝10,000円

代替不可申請分もΔkW
料金は算定されます①ペナルティ料金Ⅰ

8,000円×0×1.5=0円(未達率：(800kW－(400kW+400kW))÷800kW=0)
代替不可申請分：10円/kW×200kW×1.5＝3,000円

代替不可申請分についてペナルティ料金Ⅰが課されます②ペナルティ料金Ⅱ

電源ｂ：4,000円×(400－400×0）÷400×1.5＝6,000円 電源bについて、出力実
電源ｃ：0円

約定料金（ΔkW料金）

ペナルティ料金［調整電力量料金(kWh)］精算額

9円/kWh×(150kWh－0kWh)＋10円/kWh×(200kWh－0kWh)＝3,350円

売買手数料（売買手数料単価は0.02円/kWで仮設定）(0.02円/kW÷2)×1,000kW＝10円※複数電源に差替えた場合、それぞれのユニットに対しアセスメントⅡが適用され、不適合となったユニットには、ペナルティ料金Ⅱが課されます。

電源差替時、継承される単価はΔkWのみです。電力量料金は該当電源の単価にもとづき、精算されます。

績が許容範囲外のため、ペナルティ料金Ⅱも課されます

ΔkW約定量に応じて、売買手数料が課されます

取引規程 第9章 第40条、第10章 第45条

2-11. 精算

f. 試算例(4)

修正有

155

【例（単独発電機、アセスⅠ適合、アセスⅡ不適合）】30分
指令値
1,000kW

約定量±10％900kW

ΔkW 約定量
1,000kW

ΔkW@10円/kW
発電計画
0kWの場合約定期間

精算対象

ペナルティ料金実績500kW(250kWh)

0kW

▲
指令

約定料金（ΔkW料金）

1,100kW算定式（税抜）
10円/kW×1,000kW＝10,000円

ペナルティ料金Ⅱは、アセ
スメントⅠが適合の場合の算定式となります。

①ペナルティ料金Ⅰ

0円②ペナルティ料金Ⅱ

10,000円×(1,000－1,000×0）÷1,000×1.5＝15,000円［調整電力量料金(kWh)］精算額

8円/kWh×(250kWh－0kWh)＝2,000円

売買手数料(0.02円/kW÷2)×1,000kW＝10円（売買手数料単価は0.02円/kWで仮設定）

ΔkW約定量に応じて、売買手数料が課されます

取引規程 第9章 第40条、第10章 第45条

2-11. 精算

f. 試算例(5)新規

156【例（発電機リスト・パターン、ペナルティ無し）】
30分

1,100kW
実績1,050kW（525kWh）

指令値1,000kWΔkW 約定量
1,000kW

実際の調整電力量
525kWhの精算イメージ<パターン番号１～20まで共通>
125kWh
V1=9円/kWh

約定量±10％900kW

150kWh
V1=8円/kWh

ΔkW@10円/kW
合計発電計画
0kWの場合

0kW

▲
指令

約定期間

精算対象

約定料金（ΔkW料金）
ペナルティ料金

250kWh
V1=7円/kWh

算定式（税抜）

10円/kW×1,000kW＝10,000円①ペナルティ料金Ⅰ

0円②ペナルティ料金Ⅱ

0円［調整電力量料金(kWh)］精算額

8円/kWh×(525kWh－0kWh)＝4,200円

売買手数料(0.02円/kW÷2)×1,000kW＝10円（売買手数料単価は0.02円/kWで仮設定）

ΔkW約定量に応じて、売買手数料が課されます※ 本スライド以降の各リスト・パターンにおける調整電力量料金の算定に関して、便宜上、電力量に乗じるV1単価を出力帯によらず一定として記載しております。実際の算定については、「実際の調整電力量525kWhの精算イメージ」のとおり、出力帯ごとに登録してある単価を用い、積分して算定する方法が正しい手法となります。

取引規程 第9章 第40条、第10章 第45条

2-11. 精算

f. 試算例(6)新規

157【例（発電機リスト・パターン、アセスⅠ適合、アセスⅡ不適合）】30分
指令値
1,000kW

約定量±10％900kW

ΔkW 約定量
1,000kW

ΔkW@10円/kW
合計発電計画
0kWの場合約定期間

精算対象

ペナルティ料金実績500kW(250kWh)

0kW

▲
指令

約定料金（ΔkW料金）

1,100kW算定式（税抜）
10円/kW×1,000kW＝10,000円

ペナルティ料金Ⅱは、アセ
スメントⅠが適合の場合の算定式となります。

①ペナルティ料金Ⅰ

0円②ペナルティ料金Ⅱ

10,000円×(1,000－1,000×0）÷1,000×1.5＝15,000円［調整電力量料金(kWh)］精算額

8円/kWh×(250kWh－0kWh)＝2,000円

売買手数料(0.02円/kW÷2)×1,000kW＝10円（売買手数料単価は0.02円/kWで仮設定）

ΔkW約定量に応じて、売買手数料が課されます

取引規程 第9章 第40条、第10章 第45条

2-11. 精算

f. 試算例(7)

修正有

158

【例（需要家リスト・パターン、ペナルティ無し）】
順潮流
（需要側）

基準値
3,000kWh
ΔkW 約定量
1,000kW@10円/kW

指令
▼

30分
約定期間

6,000kW相当

ΔkW
5,100kW
指令量1,000kW

実績4,920kW(2,460kWh)

約定量±10％4,900kW

精算対象

約定料金（ΔkW料金）
ペナルティ料金算定式（税抜）

10円/kW×1,000kW＝10,000円①ペナルティ料金Ⅰ

0円②ペナルティ料金Ⅱ

0円［調整電力量料金(kWh)］精算額

8円/kWh×(3,000kWh－2,460kWh)＝4,320円

売買手数料(0.02円/kW÷2)×1,000kW＝10円（売買手数料単価は0.02円/kWで仮設定）

ΔkW約定量に応じて、売買手数料が課されます

取引規程 第9章 第40条、第10章 第45条

2-11. 精算

f. 試算例(8)

修正有

159

【例（需要家リスト・パターン、アセスⅠ適合、アセスⅡ不適合）】
順潮流
（需要側）

基準値
3,000kWh
ΔkW 約定量
1,000kW@10円/kW

30分
約定期間

指令
▼

6,000kW
相当

ΔkW↑実績5,950kW(2,975kWh)

5,100kW
指令量1,000kW

約定量±10％4,900kW

精算対象
約定料金（ΔkW料金）

ペナルティ料金算定式（税抜）
10円/kW×1,000kW＝10,000円

ペナルティ料金Ⅱは、アセ
スメントⅠが適合の場合の算定式となります。

①ペナルティ料金Ⅰ

0円②ペナルティ料金Ⅱ

10,000円×(1,000－1,000×0）÷1,000×1.5＝15,000円［調整電力量料金(kWh)］精算額

8円/kWh×(3,000kWh－2,975kWh)＝200円

売買手数料(0.02円/kW÷2)×1,000kW＝10円（売買手数料単価は0.02円/kWで仮設定）

ΔkW約定量に応じて、売買手数料が課されます

取引規程 第9章 第40条、第10章 第45条

2-11. 精算

ｆ. 試算例(9)

修正有

160

【例（需要家リスト・パターン、アセスⅠ適合、アセスⅡ不適合，実績が基準値を上回った場合）】
30分
約定期間

順潮流
（需要側）

基準値
3,000kWh
ΔkW 約定量
1,000kW@10円/kW

指令▼

実績6,100kW(3,050kWh)

6,000kW相当

ΔkW
5,100kW

指令量1,000kW

約定量±10％4,900kW

精算対象
約定料金（ΔkW料金）
ペナルティ料金算定式（税抜）
10円/kW×1,000kW＝10,000円

ペナルティ料金Ⅱは、アセ
スメントⅠが適合の場合の算定式となります。

①ペナルティ料金Ⅰ

0円②ペナルティ料金Ⅱ

10,000円×(1,000－1,000×0）÷1,000×1.5＝15,000円［調整電力量料金(kWh)］精算額

売買手数料（売買手数料単価は0.02円/kWで仮設定）

8円/kWh×(3,000kWh－3,050kWh)＝－400円
下げ調整電力量料金＝400円 上げ調整電力量料金＝0円
下げ調整電力量料金－上げ調整電力量料金＝400－0＝400円※(0.02円/kW÷2)×1,000kW＝10円※調整電力量料金精算額は、下げ調整電力量料金が上げ調整電力量料金を上回るため、TSOから取引会員へ請求いたします。

ΔkW約定量に応じて、売買手数料が課されます

取引規程 第9章 第40条、第10章 第45条

2-11. 精算

f. 試算例(10)【例（ネガポジリスト・パターン、ペナルティ無し）】

約定期間※本スライドは需要側の順潮流を下方向とする。
指令量1,000kWΔkW 約定量
1,000kW@10円/kW

合計発電計画
0kWの場合基準値
150kWh

指令
▼

300kW
相当

逆潮流
（発電側）

順潮流
（需要側）

精算対象

約定料金（ΔkW料金）
ペナルティ料金②ペナルティ料金Ⅱ

0円（売買手数料単価は0.02円/kWで仮設定）

ΔkW
（需要側）

約定量±10％

600kW

0kW
需要側
300kW
(150kWh)

10円/kW×1,000kW＝10,000円

0円

売買手数料

ΔkW
（発電側）

800kW

発電側
700kW
(350kWh)

算定式（税抜）①ペナルティ料金Ⅰ［調整電力量料金(kWh)］精算額

161

30分

※本スライドは同一地点で発電側（700kW）、需要側（300kW）を供出するリソースをイメージ。

ΔkW約定量
発電側:700kW
需要側:300kW

新規〔8円/kWh×(350kWh－0kWh)〕 +〔8円/kWh×(150kWh－0kWh)〕＝4,000円(0.02円/kW÷2)×1,000kW＝10円

ΔkW約定量に応じて、売買手数料が課されます

取引規程 第9章 第40条、第10章 第45条

2-11. 精算

f. 試算例(11)

新規

162

【例（ネガポジリスト・パターン、アセスⅠ適合、アセスⅡ不適合，実績が指令値を下回った場合）】※本スライドは同一地点で発電側（500kW）、需要側（500kW）を供出するリソースをイメージ。

30分
約定期間

※本スライドは需要側の順潮流を下方向とする。

600kW

指令量

1,000kWΔkW 約定量
1,000kW@10円/kW
合計発電計画
0kWの場合ΔkW約定量
発電側:500kW
需要側:500kW

約定量±10％逆潮流

指令 （発電側）
▼

ΔkW
（発電側）

順潮流
（需要側）

ΔkW
（需要側）

基準値
250kWh
500kW
相当

精算対象
約定料金（ΔkW料金）
ペナルティ料金

発電側
200kW(100kWh)

400kW
0kW

需要側
500kW
(250kWh)

算定式（税抜）
10円/kW×1,000kW＝10,000円

ペナルティ料金Ⅱは、アセ
スメントⅠが適合の場合の算定式となります。

①ペナルティ料金Ⅰ

0円②ペナルティ料金Ⅱ

10,000円×(1,000－1,000×0）÷1,000×1.5＝15,000円［調整電力量料金(kWh)］精算額
売買手数料（売買手数料単価は0.02円/kWで仮設定）〔8円/kWh×(100kWh－0kWh)〕 +〔8円/kWh×(250kWh－0kWh)〕＝2,800円(0.02円/kW÷2)×1,000kW＝10円

ΔkW約定量に応じて、売買手数料が課されます

取引規程 第9章 第40条、第10章 第45条

2-11. 精算

ｆ. 試算例(12)

新規

163

【例（ネガポジリスト・パターン、アセスⅠ適合、アセスⅡ不適合，実績が指令値を上回った場合）】
30分
約定期間

※本スライドは同一地点で発電側（500kW）、需要側（500kW）を供出するリソースをイメージ。
※本スライドは需要側の順潮流を下方向とする。

発電側
800kW
(400kWh)

指令量1,000kWΔkW 約定量
1,000kW@10円/kW

ΔkW約定量
発電側:500kW
需要側:500kW

指令
▼

基準値
250kWh500kW
相当

合計発電計画
0kWの場合

逆潮流
（発電側）

順潮流
（需要側）

精算対象
約定料金（ΔkW料金）
ペナルティ料金600kW
約定量±10％

ΔkW
（発電側）
ΔkW
（需要側）

400kW
0kW
需要側
500kW
(250kWh)

算定式（税抜）
10円/kW×1,000kW＝10,000円

ペナルティ料金Ⅱは、アセ
スメントⅠが適合の場合の算定式となります。

①ペナルティ料金Ⅰ

0円②ペナルティ料金Ⅱ

10,000円×(1,000－1,000×0）÷1,000×1.5＝15,000円［調整電力量料金(kWh)］精算額〔8円/kWh×(400kWh－0kWh)〕 +〔8円/kWh×(250kWh－0kWh)〕＝5,200円

売買手数料(0.02円/kW÷2)×1,000kW＝10円（売買手数料単価は0.02円/kWで仮設定）

ΔkW約定量に応じて、売買手数料が課されます

取引規程 第9章 第40条、第10章 第45条

2-11. 精算g.

「需給調整市場」のみ契約している
場合の下げ調整力に関する精算

修正有

164

 約定時間帯に求められる応動は、発電計画・基準値に一致していただくか、TSOからの上げ指令に対する正応動のみとなるため、本来kWh精算には、上げ調整力単価(V1)のみが必要となります。
 一方で、発電計画・基準値に一致、あるいは上げ指令に対する正応動を求めている約定時間帯において、逆応動（単独発電機、発電機リスト・パターンの場合、発電計画より出力が低下。需要家リスト・パターンの場合、基準値より需要が増加。）する場合があります。
 電源Ⅱ契約を締結しているリソースは、下げ調整力単価(V2)を使用してkWh精算を行いますが、需給調整市場のみに参入しているリソースに対しては、V2単価の代わりに、V1単価を用いて逆応動分のkWh精算を行います。ただし、需給調整市場システム処理上の理由によりV2単価の入力が必須となっております。
単独発電機、発電機
リスト・パターンの場合

需要家リスト・パターンの場合発電可能上限 140

ΔkW
約定量

100

発電
計画
30分

V1で精算

40

120

発電
実績

30分

正応動した精算

V２が無いので
V1で精算

550

基準値 500
ΔkW
約定量

80

発電
実績

30分

100

V1で精算
450

V2が無いので
V1で精算

30分

30分

正応動した精算

逆応動した精算

30分

逆応動した精算

取引規程 第2章 第18条、第10章 第45条

2-11. 精算g.

「需給調整市場」のみ契約している
場合の下げ調整力に関する精算

新規

165

 同一地点で計測されるリソースで構成されるネガポジリスト・パターンの場合、逆応動（発電側が発電計画より出力が低下、または需要側が基準値より需要が増加）している時に、下げ調整力としてkWh精算を行います。
 別地点で計測されるリソースで構成されるネガポジリスト・パターンの場合、各地点の実績を合算し、逆応動（発電側が発電計画より出力が低下、または需要側が基準値より需要が増加もしくはその両方に該当）分が正応動分より大きい時に、その差分を下げ調整力としてkWh精算を行います。
ネガポジリスト・パターンの場合
550

基準値

500

ΔkW
約定量

ΔkW
約定量

100

発電
計画
30分

100

450

V1で精算

V2が無いので
V1で精算
140

V1で精算

40

120

発電
実績

30分

正応動した精算

80

発電
実績

発電可能
上限

V２が無いので
V1で精算

30分

逆応動した精算
取引規程 第2章 第18条、第10章 第45条

2-11. 精算

h. 精算額の通知

修正有

166

 需給調整市場における各料金等の授受は、取引会員および一般送配電事業者の業務効率化の観点から、
同一精算月の各料金を合算（相殺）のうえ、請求または支払を行うことを基本とします。

 属地TSOは、取引会員に対して提供期間が属する月の翌々月15日までに、各料金の内訳書および各料金を合算（相殺）した精算額通知書を通知します。
 精算額通知書の精算額がプラスの場合、取引会員は精算額通知書の通知日の翌日から起算して６日以内に属地TSOに対し、請求書の送付をお願いします。

需給調整市場における各料金通知・請求書の体系

取引規程 第10章 第50条9項に準じ、対象月のすべての料金を合算(相殺)して精算額を算出し、精算額
通知書および各種内訳書を取引会員に通知します。

取引規程 第10章 第50条2項に則り、精算額通知書の通知日の翌日から起算して６日以内に属地TSOに対し、請求書の送付をお願いします。
精算額がプラスの場合

精算額内訳書(約定料金/ペナルティ料金)
その他精算額内訳書※(約定料金/ペナルティ料金)
精算額内訳書(調整電力量料金)
その他精算額内訳書(調整電力量料金）

精算額通知書※(約定料金/ペナルティ料金/
調整電力量料金)

請求書※(取引会員⇒一般送配電事業者)

精算額がマイナスの場合に限り、精算額通知書の通知日の翌日から起算して６日以内に属地TSOから取引会員へ請求書を送付します。

精算額がマイナスの場合

請求書※(一般送配電事業者⇒取引会員)※売買手数料含む取引規程 第10章 第50条

2-12. 売買手数料

修正有

167

 取引会員は、需給調整市場の市場開設業務に要する費用として、売買手数料をご負担いただきます。
 売買手数料は、ΔｋW約定量に応じた従量制とし、取引会員と属地TSOとの料金精算に合わせて徴収させていただきます。

 具体的な算定方法は、需給調整市場での30分コマごとのΔｋＷ約定量に、売買手数料の単価を2で除した値を乗じて算定します。なお、売買手数料に賦課される消費税等相当額（消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税）についても、売買手数料の料金精算に合わせて徴収させていただきます。
 売買手数料の単価については、実需給日が属する年度ごとに定め、毎年度３月末までに翌年度の売買手
数料を送配電網協議会需給調整市場運営部のホームページで公開します。
 需給調整市場の運営費用は、一般送配電事業者および取引会員からの売買手数料で賄うこととし、シス
テムの維持、改修等に必要な経費※１を踏まえつつ、年度ごとに定めることとします。
 売買手数料は、市場運営に実際に要する経費（実費）にもとづいた額とする必要があるため、固定額ではなく、ΔｋW約定量に応じた従量制とすることとします。

 市場における申込み等の受付対応、資格審査、市場運営・監視、システム管理・改修等の業務にもとづき算定したところ、2021年度は0.02円／ΔｋW※２となっております。
※１システムについては、初期開発費用を除き、今後の制度変更や事業者ニーズによる画面変更等の新たなシステム改修が発生した場合等、費用に変動が生ずる可能性があります。
※２売買手数料は、取引において売り手（調整力提供事業者）と買い手（一般送配電事業者）の双方から徴収することとしております。このため算定諸元となる年間ΔｋW値は、売り手／買い手分で２倍し算出しております。

出所）第38回 総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 電力・ガス基本政策小委員会制度検討作業部会（2020.1.31）資料5（売買手数料について）をもとに作成取引規程 第10章 第45条、第13章 第65条

改廃履歴
日付

168

版数

改訂内容
（追記・修正等）（スライド削除）－－

2020年 1月19日

初版

2020年 4月 1日

第2版＜15ページ＞
注釈にて専用線オンライン指令方法の協議の旨を追記＜134ページ＞
需要家パターン⇒需要家リスト・パターンに修正＜53,54,55,74,135ページ＞
新規スライド追記＜50,51,63,72,73,74ページ＞
図の修正＜40,78,121,123,124,125＞
税制改正法見直しに伴う修正

2020年 8月 1日

第3版＜4,6,15,16,17,21,28,31,38,45,46,47,49,55,71,77,78,79,
81,87,98,99,100,101,102,103,112,113,114,115,116,134
ページ＞
誤植および明確化に伴う修正＜6,47,105,106,110＞
取引規程改定に伴う修正

2020年 10月１日

第4版＜6,7,39,113,117ページ＞
一部業務の窓口変更に伴う修正＜4,6,33,36,37,41,87,116＞
誤植および明確化等に伴う修正＜2,124,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,137,
138＞
売買手数料に関する明確化に伴う修正<初版 131,132,133,134,135,136
スライド>「2-11.精算 h.精算額通知書」スライドを削除（様式集と重複のため）

改廃履歴
日付

169

版数

改訂内容
（追記・修正等）

2020年11月30日

第5版＜8,17,20,39,92ページ＞
沖縄エリアにおける需給調整市場開設見送りに伴う修正

2021年 2月 1日

第6版＜5,6,14,15,16,21,22,24,25,26,28,33,35,36,37,38,39,40,
42,43,44,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,62,63,
65,66,67,68,69,71,72,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,87,
89,91,96,97,98,99,100,101,105,106,107,108,109,110,
116,117,118,120,121,122,123,128,129,130,131,132,133,
134,135,136,137,139,140,142,143,145,150,151,152ページ＞
三次調整力①商品追加に伴う修正＜17,18,19,20,64,73,74,86,88,90,102,103,119,125,126
ページ＞
三次調整力①商品追加に伴う新規スライド追加

2021年 10月1日

第7版＜24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,83ページ＞
電力量計に関する表記等の修正＜117,118ページ＞
電源Ⅰｰbリクワイアメント見直しに伴う修正（スライド削除）<第5版 4ページ>「需給調整市場システムとの関連」を削除（取引ガイドを需給調整市場システム運開後を前提とした記載ぶりに修正したため）