原子力発電所の運転および建設状況
原子力安全対策課
平成 28 年３月４日現在

１．運転または建設中のプラント（設備容量 運転中：10 基 計 1008.8 万 kW、建設中：1 基 28.0 万 kW）
項 目
日本原子力発電㈱２号機
敦 賀 発 電 所

定期検査中

関 西 電 力 ㈱１号機

関 西 電 力 ㈱大 飯 発 電 所

２号機
３号機
４号機
１号機

関 西 電 力 ㈱高 浜 発 電 所

２号機

０．０

６５．２

１,９２２．９―――――（H22.5.6 10：36 原子炉起動、H22.5.8 10:36 臨界)

０．０

６２．６

０．０

６３．２

０．０

５８．３

０．０

５９．１

０．０

６４．５

０．０

６５．０

０．０

６９．８

０．０

６９．８

０．０

７３．８

０．０

７３．４０．０６１．５(H23. 1.10～未定)

０．０６１．９

定期検査中

０．０

６２．４

０．０

６２．８

８．５

７３．０

８．５

７２．３

０．０

７２．１

０．０

７１．７

０．７

６５．６

０．８

６５．７

(H23. 5.14～未定)

定期検査中(H22.12.10～未定)

定期検査中(H23.12.16～未定)

定期検査中(H25. 9. 2～未定)

定期検査中(H25. 9.15～未定）

定期検査中(H23.11.25～未定)

運転中
定期検査中
(H23.7.21～未定)

合発電電力量（億 kWh）
平成 27 年度
運開後累計
０．０

定期検査中

３号機
４号機

６５．１

性能試験中
（停止中）

高速増殖原型炉もんじゅ

美 浜 発 電 所

０．０

(H23. 8.29～未定)

日本原子力研究開発機構

３号機

利用率・稼働率（％）
平成 27 年度 運開後累計

現状

発電所名

計

０．０

１,７８０．２

０．０

２,２１７．３

０．０

２,４０７．９０．０

１,７４８．６

０．０

１,７６０．７０．０

１,８３８．６

０．０

１,８１９．２

５．９

１,７３２．６

０．０

１,６９０．８

５．９ １８，９１９．４(注１) 利用率・稼働率・電力量は平成 28 年２月末現在、累計は営業運転開始以降。また、利用率・稼働率は四捨五入、電力量は切り捨て(注２) 利用率等の合計値は、敦賀発電所１号機および美浜発電所１、２号機を除いた計算値

２．運転を終了したプラント
項 目

現状

発電所名
日本原子力発電㈱１号機
敦 賀 発 電 所
関 西 電 力 ㈱美 浜 発 電 所

１号機
２号機

利用率・稼働率累計（％） 発電電力量累計（億 kWh）

廃止（H27. 4.27）（定期検査中*（H23.1.26～））

６０．１

廃止（H27. 4.27）（定期検査中*（H22.11.24～)）

４８．２

廃止（H27. 4.27）（定期検査中*（H23.12.18～)）

５７．４

８４７．３

６２．４

６３８．０

５０．２

１,０７５．２

５８．７＊ 法律上、定期検査は廃止措置計画の認可を受けた日をもって終了とみなされる。(利用率等は運転開始から運転終了(H27.4.27 24:00)までの累計値)
発電電力量（上段）設備利用率＝

認可出力×暦時間

×100（％）

1

発電時間（下段）時間稼働率＝

暦時間×100（％）

３．各発電所の特記事項（３月４日時点）（１）運転中のプラント
発電所名
敦賀２号機
美浜３号機

特記事項
○一次冷却材中の放射能濃度上昇
・発電停止（H23.5.7 17:00）、原子炉停止（H23.5.7 20:00）

第 18 回定期検査中（H23.8.29 ～ 未定）
第 25 回定期検査中（H23.5.14 ～ 未定）
・発電停止（H23.5.14 11:00）、原子炉停止（H23.5.14 12:59）

第 24 回定期検査中（H22.12.10 ～ 未定）
大飯１号機

大飯２号機
大飯３号機
大飯４号機
高浜１号機
高浜２号機

・発電停止(H22.12.10 10:00)、原子炉停止(H22.12.10 11:25)
・原子炉起動（H23.3.10 19:00）、臨界（H23.3.11 0:40）
・調整運転開始（H23.3.13 11:00）○Ｃ－蓄圧タンク圧力低下
・発電停止（H23.7.16 19:48）、原子炉停止（H23.7.16 20:53）

第 24 回定期検査中（H23.12.16 ～ 未定）
・発電停止（H23.12.16 16:00）、原子炉停止(H23.12.16 18:35)

第 16 回定期検査中（H25.9.2 ～ 未定）
・発電停止（H25.9.2 23:00）、 原子炉停止（H25.9.3 1:06）

第 15 回定期検査中（H25.9.15 ～ 未定）
・発電停止（H25.9.15 23:00）、原子炉停止（H25.9.16 1:33）

第 27 回定期検査中（H23.1.10 ～ 未定）
・発電停止（H23.1.10 10:03）、原子炉停止（H23.1.10 12:20）

第 27 回定期検査中（H23.11.25 ～ 未定）
・発電停止（H23.11.25 23:02）、原子炉停止(H23.11.26 2:26)

第 21 回定期検査中（H24.2.20 ～ H28.2.26）
高浜３号機・発電停止（H24.2.20 23:00）、原子炉停止（H24.2.21 3:50）
・原子炉起動（H28.1.29 17:00）、臨界（H28.1.30 6:00）
・調整運転開始（H28.2.1 14:00）
・営業運転開始（H28.2.26 16:23）

第 20 回定期検査中（H23.7.21 ～ 未定）
・発電停止（H23.7.21 23:00）、原子炉停止（H23.7.22 2:08）
・原子炉起動（H28.2.26 17:00）、臨界（H28.2.27 6:00）
・並列（H28.2.29 14:01）
・発電機自動停止に伴う原子炉自動停止（H28.2.29 14:01）

高浜４号機○「一次系床ドレン注意」警報の発信について・２月 20 日 15 時 42 分頃、一次冷却材系統の昇温に向け、化学体積制御系統の水をほう素熱再生系統に通水した際、「一次系床ドレン注意」警報が発信し、現場にて、原子炉補助建屋の脱塩塔室前の床面に水溜まりを確認した。
・原因は、Ｂ－冷却材脱塩塔の弁の一部のボルトに適正な締付トルクがかかっていなかったことから、通水操作による系統の圧力の一時的な上昇に伴い、当該弁から漏えいしたものと推定された。
・対策として、当該弁および一次冷却材が流れる系統の同種の弁（弁駆動軸が水平方向の弁）について、適正に締付けられていることを確認した。
・なお、本事象による周辺環境への影響はなかった。
（平成 28 年２月 20 日、22 日 公表済）
○発電機自動停止に伴う原子炉自動停止について・２月 29 日 14 時 01 分、並列操作を実施したところ、「主変・発電機内部故障」の警報が発信し、発電機、タービンおよび原子炉が自動停止した。
・当該警報の発信要素（リレー動作）を確認したところ、主変圧器の故障を示す検出回路が動作していた。このため、発電機自動停止回路が動作し、発電機が自動停止に至ったと考えられる。
・並列直後に当該リレーに流れた電流値を確認したところ、動作設定値を上回っており、当該リレーが動作したものと推定された。
・現在、当該リレーの動作原因について調査を実施中である。
（平成 28 年２月 29 日 15 時、17 時 30 分、３月１日 公表済）

2

（２）運転を終了したプラント
発電所名

特記事項

敦賀１号機

第 33 回定期検査中（H23. 1.26 ～ 未 定※）美浜１号機

第 25 回定期検査中（H22.11.24 ～ 未 定※）

美浜２号機

第 27 回定期検査中（H23.12.18 ～ 未 定※）※ 関西電力および日本原電は、平成 28 年 2 月 12 日、原子力規制委員会に廃止措置計画の認可申請を行っており、定期検査は廃止措置計画の認可をもって終了とみなされる。

（３）建設中のプラント
発電所名
もんじゅ

特記事項

設備保全対策（H24.4.2 ～）（４）廃止措置中のプラント
発電所名
廃止措置中（H20.2.12 ～）
原子炉廃止措置研究開発センター
（ふげん）

特記事項

・カランドリアタンクおよび重水冷却系のトリチウム除去作業実施中（H21.9.2 ～）・劣化重水貯槽、重水貯槽等のトリチウム除去作業実施中（H25.8.26 ～）・ブースターポンプ等の放射性腐食生成物の除去作業実施中（H27.10.13～）
・ブースターポンプ等の解体撤去作業中（H27.10.27～）

４．原子力規制委員会への申請状況（３月４日時点）（１）新規制基準適合性に係る申請を行ったプラント
発電所
敦賀

美浜

２号機

３号機

申請
原子炉設置変更許可
工事計画認可保安規定変更認可
原子炉設置変更許可
工事計画認可保安規定変更認可
原子炉設置変更許可

３、４号機

工事計画認可４号機

保安規定変更認可
原子炉設置変更許可
１、２号機

高浜

３、４号機

補正書提出日

許認可日

-----

H27.11.5--

H27.3.17--

H27.11.26

３号機

大飯

申請日
H27.11.5-

H25.7.8
H25.7.8
H25.8.5
H25.7.8
H25.8.5
H25.7.8--------

H27.3.17

H28.1.22, H28.2.10
H27.11.16, H28.1.22,H28.2.29
H27.11.16, H28.1.22,
H28.2.29
H26.10.31, H26.12.1,
H27.1.28
H27.2.2, H27.4.15,
H27.7.16, H27.7.28
H27.2.2, H27.4.15,
H27.9.29
H27.6.19, H27.9.29-

１号機

H27.7.3

２号機

H27.7.3

保安規定変更認可-

原子炉設置変更許可

H25.7.8

工事計画認可４号機

保安規定変更認可

H25.7.8
H25.8.5※
H25.7.8
H25.8.5※
H25.7.8※ H27.2.2 の補正書に H25.8.5 の申請内容を含めたため、H25.8.5 の申請を取り下げた。

3-

工事計画認可３号機

H28.2.29

H27.3.17

H27.2.12
H27.8.4
H27.10.9
H27.10.9

（２）運転期間の延長に係る申請を行ったプラント
発電所

美浜

３号機

申請

申請日

補正書提出日

認可日H27.11.26--

保安規定変更認可（高経年化技術評価など） H27.11.26--

運転期間延長認可（運転期間 60 年）※

運転期間延長認可（運転期間 60 年）※

高浜

１、２号機

H27.4.30

保安規定変更認可（高経年化技術評価など） H27.4.30

H27.7.3, H27.11.16,
H28.2.29
H27.7.3, H27.11.16,
H28.2.29-※ 原子炉等規制法において、運転期間は 40 年とされているが、その満了に際し、原子力規制委員会の認可を受けることで、１回に限り 20 年を上限として延長が可能とされている。

（３）廃止措置計画認可申請を行ったプラント
発電所

敦賀

１号機

美浜

１、２号機

申請日
H28.2.12
H28.2.12
H28.2.12

５．燃料輸送実績（２月６日～３月４日）＜新燃料輸送＞なし＜使用済燃料輸送＞なし
６．低レベル放射性廃棄物輸送実績（２月６日～３月４日）
なし

4（参考）
１．記者発表実績（２月６日～３月４日）
年月日

番号

H28.2.10

21

H28.2.12

22H28.2.12

23

H28.2.15

24

H28.2.20

25

H28.2.22

26

H28.2.25

27

H28.2.26

28

H28.2.29

29

H28.2.29

30

H28.3. 131

概 要「原子力発電所周辺環境の安全確保等に関する協定書」の改定および「原子力発電所の廃止措置等に関する協定書」の締結について
美浜発電所１、２号機の廃止措置計画の事前連絡について
敦賀発電所１号機の廃止措置計画の事前連絡について
敦賀発電所２号機の高経年化技術評価書について（冷温停止状態が維持されることを前提とした評価）
高浜発電所４号機の「一次系床ドレン注意」警報の発信について
高浜発電所４号機の「一次系床ドレン注意」警報の発信について（原因と対策）
高浜発電所４号機の原子炉起動と調整運転の開始について（第 20 回定期検査）
高浜発電所３号機の営業運転再開について（第 21 回定期検査）
高浜発電所４号機の原子炉自動停止について
高浜発電所４号機の原子炉自動停止について（続報）
高浜発電所４号機の原子炉自動停止について（調査状況）

２．主な出来事（２月６日～３月４日）
年月日
概 要
県は、関西電力の森中原子力事業本部長代理および日本原電の前川敦賀地区本部長から、美浜発電所１、２号機と敦賀発電所１号機の廃止措置計画について事前連絡を受けた。これに対し県は、使用済燃料の中間貯蔵施設
H28.2.12の県外立地の着実な実行、放射性廃棄物の県外処分場の確保、具体的な工事内容や工程等を定めた廃炉工事発注計画の速やかな作成および地元企業への丁寧な説明を求めた。
知事は、委員を務める総合資源エネルギー調査会の基本政策分科会（第 20回）に出席し、電力自由化の中で円滑な廃炉を進めるため、海外の事例をH28.2.22
参考に、廃止措置の資金確保に関する新たな仕組みの検討が必要である等の意見を述べた。

5