JARUS-ⅩⅣＲ型設計指針の新旧による正誤表

令和６年５月 17 日

（一社）地域環境資源センター
集落排水部

JARUS－ⅩⅣＲ型設計指針の新旧による正誤表
誤（旧指針）

旧頁－正（新指針）

作成の要旨
２．経緯

作成の要旨
２．経緯
＜途中は省略＞
なお、処理対象人口を最大 6,000 人から 10,000 人に増して平成
27 年７月に国土交通大臣の認定を再取得した「新 JARUS-ⅩⅣR型」は、主要な設計値を一部変更しており、設計の幅が広がることから、今後は新 JARUS-ⅩⅣR 型の適用を行うこととした。
ここで大臣認定を取得した新 JARUS－ⅩⅣＲ型の正式名称は以下のとおりである。

＜途中は省略＞
なお、大臣認定を取得した JARUS－ⅩⅣＲ型の正式名称は以下のとおりである。

JARUS－ⅩⅣＲ型

略

正式な大臣

最初沈殿槽を前置きした連続流入間欠ばっ気方式

正式な大臣

最 初 沈 殿 槽 を 前 置 き し た連 続 流 入 間 欠 ば っ 気 方 式

認定の名称

JARUS－ⅩⅣ Ｒ型（農業集落排水処理施設）／101～

認定の名称

JARUS－ⅩⅣ Ｒ 型（農業集落排水処理施設）／101～

称10,000 人槽／合併処理浄化槽／汚物処理性能

6,000 人槽／合併処理浄化槽／汚物処理性能

3

JARUS－ⅩⅣＲ型

略 称

３．適用範囲３．適用範囲（２）JARUS-ⅩⅣＲ型に係る処理対象人口は、101～10,000 人とする。

（２）JARUS-ⅩⅣＲ型に係る処理対象人口は、101～6,000 人とする。

（解説）

（解説）

この指針は、建築基準法施行令第 35 条第 1 項の規程に基づき、大臣認定（平成 27 年 7 月 15 日取得）を受けた JARUS－ⅩⅣＲ型の汚水処理施設設計に適用する。

この指針は、建築基準法施行令第 35 条第 1 項の規程に基づき、大臣認定（平成 24 年 5 月 10 日取得）を受けた JARUS－ⅩⅣＲ型の汚水処理施設設計に適用する。

1

JARUS－ⅩⅣＲ型設計指針の新旧による正誤表
誤（旧指針）

旧頁
5

正（新指針）② 計画汚濁負荷量② 計画汚濁負荷量
表-4-2 計画汚濁負荷量

項目

設 計 諸 元（g/人･日）ＢＯＤ(生物化学的酸素要求量)
ＣＯＤ(化学的酸素要求量)
Ｓ Ｓ(浮遊物質量)Ｔ－Ｎ(窒素含有量)③

表-4-2 計画汚濁負荷量
項275411.7③ＢＯＤ(生物化学的酸素要求量)
ＣＯＤ(化学的酸素要求量)
ＳＳ(浮遊物質量)Ｔ－Ｎ(窒素含有量)設計諸元(mg/L)

備

項考 （ 算 式 ）目

54g/人･日÷270L/人･日×1,000(生物化学的酸素要求量)
ＣＯＤ

10027g/人･日÷270L/人･日×1,000

20054g/人･日÷270L/人･日×1,000(化学的酸素要求量)
ＳＳ(浮遊物質量)Ｔ－Ｎ43275412

表-4-3 計画流入水質
ＢＯＤ

200

54計画流入水質

表-4-3 計画流入水質
目

設 計 諸 元（g/人･日）

ＢＯＤ(生物化学的酸素要求量)
ＣＯＤ(化学的酸素要求量)
Ｓ Ｓ(浮遊物質量)Ｔ－Ｎ(窒素含有量)54計画流入水質項目

11.7g/人･日÷270L/人･日×1,000(窒素含有量)設計諸元(mg/L)

備考 （ 算式 ）20054g/人･日÷270L/人･日×1,000

10027g/人･日÷270L/人･日×1,000

20054g/人･日÷270L/人･日×1,0004512g/人･日÷270L/人･日×1,000

計画流入水質値は浄化槽性能評価試験時の値を用いることを今回指示されたことから、T-N（窒素含有量）については 45mg/L を今後用いる。

2

JARUS－ⅩⅣＲ型設計指針の新旧による正誤表誤（旧指針）

正（新指針）

JARUS－ⅩⅣＲ型の放流水における計画処理水質及び除去率は、次のとおりである。

(2) JARUS－ⅩⅣＲ型の放流水における計画処理水質及び除去率は、次のとおりである。

旧頁
6(2)

② 除去率 除去率

② 除去率 除去率
表-4-5 除去率

項目ＢＯＤ

除去率（％）（生物化学的酸素要求量）

表-4-5 除去率

流入水（mg/L）

放流水（mg/L）

95以上

20010以下

85以上

10015以下

92.5以上20015以下

30.2以上4330以下項目
ＢＯＤ（生物化学的酸素要求量）

ＣＯＤ

流入水（mg/L）

放流水（mg/L）

95以上

20010以下

85以上

10015以下

92.5以上20015以下

33.3以上4530以下ＣＯＤ（化学的酸素要求量）（化学的酸素要求量）

Ｓ Ｓ

Ｓ Ｓ

（浮遊物質量）（浮遊物質量）Ｔ－ＮＴ－Ｎ（窒素含有量）7除去率（％）（窒素含有量）沈殿槽が掻寄機構造の場合沈殿槽が掻寄機構造の場合
処理対象人口（人）系

列

処理対象人口（人）数系

列

501～3,000

1501～3,000

12,001～6,000

22,001～10,000

23数JARUS－ⅩⅣＲ型設計指針の新旧による正誤表
誤（旧指針）

旧頁
34

正（新指針）

７．１ 流量調整槽

７．１ 流量調整槽(3)

流量調整槽の平面形状は、原則として正方形又は矩形とする。

(3)

流量調整槽の平面形状は、原則として正方形又は矩形とする。

(4)

流量調整槽の有効水深は、原則として 1.0ｍ以上 3.5ｍ以下とする。た(4)

流量調整槽の有効水深は、原則として 1.0ｍ以上 4.5ｍ以下とする。ただし、槽底部より 50 ㎝までの深さについては、有効水深に含めない。

だし、槽底部より 50 ㎝までの深さについては、有効水深に含めない。

・・・・(6)(6)

流量調整槽は、槽内水位の異常上昇においても槽内汚水の溢水防止

流量調整槽は、槽内水位の異常上昇においても槽内汚水の溢水防止を図るため、オーバーフロー用開口部又は非常用ポンプの設置等の対を図るため、オーバーフロー用開口部又は非常用ポンプの設置等の対応により、汚水を適切にばっ気槽に移送できる構造とする。

応により、汚水を適切にばっ気槽（又は原則としてばっ気槽であるが、改築時のみ最初沈殿槽）に移送できる構造とする。

・・・・(13)35

オーバーフロー用開口部を設けない流量調整槽には、異常時又は停(13) オーバーフロー用開口部を設けない流量調整槽には、異常時又は停電時等の対応を勘案し、原則として時間最大汚水量又は流入時間最大電時等の対応を勘案し、原則として時間最大汚水量又は流入時間最大汚水量に相当する汚水を後段のばっ気槽等に移送することができる汚水量に相当する汚水を後段のばっ気槽に移送することができる非常非常用ポンプを設置する。また、非常用ポンプの設置台数は、原則と用ポンプを設置する。また、非常用ポンプの設置台数は、原則としてして１台以上とする。

１台以上とする。

・・

（解 説）

（解 説）

〔機 能〕

〔機 能〕

流量調整槽は、流入汚水を一時貯留することにより、流入汚水の流量変動を流量調整槽は、流入汚水を一時貯留することにより、流入汚水の流量変動を緩和し、ばっ気槽に移送する汚水量を一定の変動幅以下に抑えるとともに、汚緩和し、最初沈殿槽に移送する汚水量を一定の変動幅以下に抑えるとともに、水の均質化を図るために設けるものである。

汚水の均質化を図るために設けるものである。

4

JARUS－ⅩⅣＲ型設計指針の新旧による正誤表
誤（旧指針）

旧頁
383940(4)正（新指針）

流量調整槽の有効水深は、原則として 1.0ｍ以上 3.5ｍ以下とする。ただ(4)

流量調整槽の有効水深は、原則として 1.0ｍ以上 4.5ｍ以下とする。ただし、槽底部より 50 ㎝までの深さについては、有効水深に含めない。なお、し、槽底部より 50 ㎝までの深さについては、有効水深に含めない。なお、

流量調整ポンプ又は水中撹拌装置の運転最低水位が 50cm 以上である場合に流量調整ポンプ又は水中撹拌装置の運転最低水位が 50cm 以上である場合には、槽底部よりポンプ又は撹拌装置の運転最低水位までの水深は原則としは、槽底部よりポンプ又は撹拌装置の運転最低水位までの水深は原則として有効水深に含めない。て有効水深に含めない。

⑥流量調整槽における標準的な水位設定例は、図-7.1-4 に示すとおりである。

⑥流量調整槽における標準的な水位設定例は、図-7.1-4 に示すとおりである。

a.オーバーフロー用開口部を設ける場合

a.オーバーフロー用開口部を設ける場合

5

JARUS－ⅩⅣＲ型設計指針の新旧による正誤表
旧頁
40

誤（旧指針）

正（新指針）
b.非常用ポンプを設ける場合

b.非常用ポンプを設ける場合

6

JARUS－ⅩⅣＲ型設計指針の新旧による正誤表
誤（旧指針）

旧頁5759

正（新指針）

８．２ ばっ気槽８．２ ばっ気槽

(4)

ばっ気槽の平面形状は、原則として矩形とする。

(4)

ばっ気槽の平面形状は、原則として矩形とする。

(5)

ばっ気槽の有効水深は、原則として 3.0～5.0ｍ程度とする。

(5)

ばっ気槽の有効水深は、原則として 3.0～5.5ｍとする。

(6)

ばっ気槽においては、最初沈殿槽からの汚水と沈殿槽からの返送汚(6)

ばっ気槽においては、最初沈殿槽からの汚水と沈殿槽からの返送汚(2)泥を連続して流入させるとともに、非ばっ気工程を 30 分、ばっ気工泥を連続して流入させるとともに、非ばっ気工程を 30 分、ばっ気工

程を 30 分の交互運転による連続流入間欠ばっ気方式を標準的な処理

程を 30 分の交互運転による連続流入間欠ばっ気方式を標準的な処理工程とする。また、ばっ気槽は、槽内のＭＬＳＳ濃度 3,000mg/L 程工程とする。また、ばっ気槽は、槽内のＭＬＳＳ濃度 3,000mg/L 程度を標準とし、流入汚水量の変動等に対応し、タイマー制御等により度を標準とし、流入汚水量の変動等に対応し、タイマー制御等により非ばっ気時間とばっ気時間を適切に設定できる機能を有するものと非ばっ気時間とばっ気時間を適切に設定できる機能を有するものとする。

する。

(2)

標準的なばっ気槽の槽数、室数区分、初期運転対応室数は、表-8.1-1 に示

標準的なばっ気槽の槽数、室数区分、初期運転対応室数は、表-8.1-1 に示

すとおりとする。

すとおりとする。

表-8.2-1 標準的なばっ気槽の槽数、室数区分、初期運転対応室数
初期運転
処理対象人口（人） 系 列 数
槽 数
室数
対応室数
2 室運転
101 ～ 1,300
112
501 ～ 3,000
1 室運転可能表-8.2-1 標準的なばっ気槽の槽数、室数区分、初期運転対応室数
初期運転
処理対象人口（人） 系 列 数
槽 数室数
対応室数
2 室運転
101 ～ 1,300
112501 ～ 3,000
1 室運転可能201 ～ 6,000

2241 室運転可能

201 ～ 10,000

2241 室運転可能

301 ～ 3,900

3361 室運転可能

301 ～ 3,900

3361 室運転可能

401 ～ 5,200

4481 室運転可能

401 ～ 5,200

4481 室運転可能

7

JARUS－ⅩⅣＲ型設計指針の新旧による正誤表
誤（旧指針）旧頁(4)

正（新指針）(4)

ばっ気槽の平面形状は、原則として矩形とする。また、槽内を均等に撹拌

ばっ気槽の平面形状は、原則として矩形とする。また、槽内を均等に撹拌できる構造とするため、原則として槽の横幅を 3.0～5.0ｍ程度とするとともできる構造とするため、原則として槽の横幅を 3.0～5.5ｍとする。＜以降削に、槽の有効水深に対する横幅の寸法比が 1.0～1.5 倍程度となるようにす

除＞

る。

(5)

(5)

ばっ気槽の有効水深は、槽内のばっ気撹拌を十分に行えるようにするとともに、酸素溶解効率を保持する観点から、原則として 3.0～5.0ｍ程度とする。

62※1※2初期運転対応で 1 室運転可能な場合
散気装置を設置する側の壁からその対面の壁までの長さ
横幅＝1.0～1.5 程度
有効水深
ただし、横幅及び有効水深は 3.0～5.0m 程度の範囲とする。

ばっ気槽の有効水深は、槽内のばっ気撹拌を十分に行えるようにするとともに、酸素溶解効率を保持する観点から、原則として 3.0～5.5ｍとする。

※1 初期運転対応で 1 室運転可能な場合※2 散気装置を設置する側の壁からその対面の壁までの長さ＜削除＞

図-8.2-3 標準的なばっ気槽の構造例（単位：ｍ）

図-8.2-3 標準的なばっ気槽の構造例（単位：ｍ）8JARUS－ⅩⅣＲ型設計指針の新旧による正誤表
誤（旧指針）

旧頁

66

(23)

正（新指針）(23)

沈殿槽には、槽内の状況を確認できるとともに、越流せきの調整、沈殿槽には、槽内の状況を確認できるとともに、越流せきの調整、越流トラフの清掃、スカムスキマの調整等の維持管理作業を円滑に行

越流トラフの清掃、スカムスキマの調整等の維持管理作業を円滑に行うために必要な大きさの保守点検用開口部を設ける。

うために必要な大きさの保守点検用開口部を設ける。
(24)

9

沈殿槽は必要に応じて散水することができる。

JARUS－ⅩⅣＲ型設計指針の新旧による正誤表
誤（旧指針）

旧頁
68

表-8.3-1
処理系列数

処理系列ごとの沈殿槽構造及び処理対象人口区分表
沈殿槽の底部構造

101～1,300

掻寄機構造

501～3,000

ホッパー構造201～2,600

掻寄機構造

2,001～6,000

3 系列

ホッパー構造301～3,900

4 系列

ホッパー構造401～5,200

2 系列

表-8.3-1

処理対象人口（人）ホッパー構造1 系列

92

正（新指針）

処理系列数

処理対象人口（人）101～1,300

掻寄機構造

501～3,000

ホッパー構造201～2,600

掻寄機構造

2,001～10,000

3 系列

ホッパー構造301～3,900

4 系列

ホッパー構造401～5,200

2 系列

８．５ 消毒槽

８．５ 消毒槽(3)(3)

当する容量以上とする。

沈殿槽の底部構造
ホッパー構造

1 系列

消毒槽本体の有効容量は、原則として日平均汚水量の 15 分間分に相処理系列ごとの沈殿槽構造及び処理対象人口区分表

消毒槽本体の有効容量は、原則として日平均汚水量の 15 分間分に相当する容量以上とする。

(4)

消毒槽本体の有効水深は、原則として 0.3ｍ以上 1.5ｍ以下とする。

(4)

消毒槽本体の有効水深は、原則として 0.3ｍ以上 2.0ｍ以下とする。

(5)

消毒槽本体の有効水深における水位面は、原則として消毒器の設置面よ(5)

消毒槽本体の有効水深における水位面は、原則として消毒器の設置面より 20cm 程度低い位置とする。

り 20cm 程度低い位置とする。

10JARUS－ⅩⅣＲ型設計指針の新旧による正誤表
誤（旧指針）

旧頁
103

正（新指針）
〔構 造〕

〔構 造〕
(1)

(1)

汚泥濃縮貯留槽の有効容量は、含水率99.2％程度の分離汚泥等を含水率97.5％程度の濃縮汚泥にすることにより分離汚泥等を約3倍含水率97.5％程度の濃縮汚泥にすることにより分離汚泥等を約3倍に濃縮することを勘案し、分離汚泥等の発生量、維持管理頻度及びに濃縮することを勘案し、分離汚泥等の発生量、維持管理頻度及び濃縮汚泥の引抜き計画等に見合う容量を確保する。このため、濃縮濃縮汚泥の引抜き計画等に見合う容量を確保する。このため、濃縮汚泥の貯留日数は、余裕を見込んで、原則として濃縮汚泥の14日以汚泥の貯留日数は、余裕を見込んで、原則として濃縮汚泥の14日分上とする。の2倍以上とする。

なお、汚泥濃縮貯留槽に係る有効容量の算定式は、表-9.1-1 に示

なお、汚泥濃縮貯留槽に係る有効容量の算定式は、表-9.1-1 に示すとおりである。

136

汚泥濃縮貯留槽の有効容量は、含水率99.2％程度の分離汚泥等をすとおりである。

表-10.1-1 ばっ気槽ブロワの設計空気量に係る算定式

ＯＲ＝ＳＯＲ×100 ×Ｅa・Ｐa・Ｏw

293
273×

表-10.1-1 ばっ気槽ブロワの設計空気量に係る算定式

1ＯＲ＝

60

ＳＯＲ×100 ×Ｅa・Ｐa・Ｏw

ここで、ＯＲ ：ばっ気槽ブロワの設計空気量（ｍ3/分）

293
273×

160

ここで、ＯＲ ：ばっ気槽ブロワの設計空気量（ｍ3/分）

ＳＯＲ：ばっ気槽の散気装置における酸素供給能力（kg-O2/時）

ＳＯＲ：ばっ気槽の散気装置における酸素供給能力（kg-O2/時）

Ｅa

Ｅa：酸素利用率（％） 設計条件（必要空気量、水深など）に：酸素利用率（％） 設計条件（必要空気量、水深など）により適正な値を選定する。

より 10～35%の値を選定する。

(設計空気量試算例(1,000 人の場合) )(設計空気量試算例(1,000 人の場合) )11

JARUS－ⅩⅣＲ型設計指針の新旧による正誤表
誤（旧指針）

旧頁
138

正（新指針）

ND ：除去窒素量（kg･ND /日）

ND ：除去窒素量（kg･ND /日）

ただし、除去窒素量は、原則として次式を用いて求めるものとする。

ただし、除去窒素量は、原則として次式を用いて求めるものとする。

ND＝ｎ×NO×ρN×10-5

ND＝ｎ×NO×ρN×10-5

ｎ ：処理対象人口（人）ｎ ：処理対象人口（人）NO ：窒素計画汚濁負荷量（ＪＡＲＵＳ型を活用した汚水処理施設にNO ：窒素計画汚濁負荷量（ＪＡＲＵＳ型を活用した汚水処理施設にあっては、11.7g/人･日を標準とする。
）

あっては、12g/人･日を標準とする。
）

ρN ：窒素除去率（ＪＡＲＵＳ－ⅩⅣＲ型を活用した汚水処理施設に

ρN ：窒素除去率（ＪＡＲＵＳ－ⅩⅣＲ型を活用した汚水処理施設にあっては、30.2％を標準とする。
）

あっては、33.3％を標準とする。
）

139
N

N

：硝化窒素量（kg･N/日）
ただし、硝化窒素量は、原則として次式を用いて求めるものとする。

：硝化窒素量（kg･N/日）
ただし、硝化窒素量は、原則として次式を用いて求めるものとする。

N ＝ｎ×NO×10-3

N ＝ｎ×NO×10-3

ｎ ：処理対象人口（人）ｎ ：処理対象人口（人）NO ：窒素計画汚濁負荷量（ＪＡＲＵＳ型を活用した汚水処理施設

NO ：窒素計画汚濁負荷量（ＪＡＲＵＳ型を活用した汚水処理施設にあっては、11.7g/人･日を標準とする。
）にあっては、12g/人･日を標準とする。
）

12

JARUS－ⅩⅣＲ型設計指針の新旧による正誤表
誤（旧指針）

旧頁
139(5)

正（新指針）(5)

ばっ気槽ブロワは、供用開始時の供用率等を勘案し、原則として設計空気

ばっ気槽ブロワは、供用開始時の供用率等を勘案し、原則として設計空気量の 1/2 の能力のものを常用ブロワとして２台設けるとともに、予備ブロワ量の 1/2 の能力のものを常用ブロワとして２台設けるとともに、予備ブロワとして設計空気量の 1/4 の能力のものを２台設置する。ただし、ばっ気槽ブとして設計空気量の 1/4 の能力のものを２台設置する。ただし、ばっ気槽ブ

ロワの駆動装置に回転数制御（インバータ制御）機能を有する電動機を活用

ロワの駆動装置に回転数制御（インバータ制御）機能を有する電動機を活用する場合には、ブロワの設置台数を設計空気量の 1/2 の能力のものを３台（内する場合には、ブロワの設置台数を設計空気量の 1/2 の能力のものを３台（内1 台予備）とすることができる。

1 台予備）とすることができる。

なお、標準的なばっ気槽ブロワの設置台数は、表-10.1-3 に示すとおりであ

標準的な 2 系列におけるばっ気槽ブロワの設置台数は、表-10.1-3 に示すとる。

おりである。
なお、3 系列以上のばっ気槽ブロワの設置台数については、1 室運転も可能なブロワの設置台数を必要により設計する。
表-10.1-3 標準的な 2 系列におけるばっ気槽ブロワの設置台数

表-10.1-3 標準的なばっ気槽ブロワの設置台数
常用ブロワ
能力

設計空気量の 1/2

予備ブロワ台数２

能力

設計空気量の 1/4

常用ブロワ

備 考

能力台数

２

ただし、ばっ気槽ブロワの駆動装置に回転数制御（インバータ制御）機能を有する電動機を活用する場合には、ブロワの設置台数を３台（内 1 台予備）とすることができるものとする。

13

設計空気量の 1/2

予備ブロワ台数能力

２ 設計空気量の 1/4

備 考台数２

ただし、ばっ気槽ブロワの駆動装置に回転数制御（インバータ制御）機能を有する電動機を活用する場合には、ブロワの設置台数を３台（内 1 台予備）とすることができるものとする。