原子力発電所の運転および廃止措置状況
原子力安全対策課
令和２年 11 月２日現在

１．稼働実績（設備容量 8 基 計 773.8 万 kW）
項

目

現状

発電所名
日本原子力発電㈱敦 賀 発 電 所

２号機

関 西 電 力 ㈱美 浜 発 電 所

３号機

０．０

５６．１

０．０

５６．１

０．０

５６．０

０．０

５６．５

５３．０

６６．１

５１．６

６５．９

運転中

１０１．５

６９．７

起動：R 元.9.13、並列：R 元.9.15
営業運転再開：R 元.10.10

１００．０

６９．２

０．０

５５．２

０．０

５５．６

０．０

５５．９

０．０

５６．３

０．０

７０．３

０．０

６９．４

９３．０

７０．６

８８．５

６９．９

３４．０

６１．９

３０．０

６１．６

定期検査中(H23.8.29～未定)

定期検査中(H23.5.14～未定)

定期検査中

３号機

(R2.7.20～未定)

関 西 電 力 ㈱大 飯 発 電 所
４号機

１号機

２号機
関 西 電 力 ㈱高 浜 発 電 所
３号機

４号機

利用率・稼働率（％）
令和２年度
運開後累計

定期検査中
(H23.1.10～未定)

定期検査中(H23.11.25～未定)

定期検査中(R2.1.6～R3.1 中旬予定)

定期検査中(R2.10.7～R3.2 中旬予定)

合計

発電電力量（億 kWh）
令和２年度
運開後累計
０．０

１,９２２．９

０．０

１,７８０．２

３２．１

１,９７４．４

６１．５

２，０００．８

０．０

１,８３８．６

０．０

１,８１９．２

０．０

１,９１９．７

４１．５

１,９０７．４１３５．１

１５，１６３．６（注１）利用率・稼働率・電力量は令和２年 10 月末現在、累計は営業運転開始以降。また、利用率・稼働率は四捨五入、電力量は切り捨て

発電時間

発電電力量
（上段）設備利用率＝

認可出力×暦時間（下段）時間稼働率＝×100（％）

1

暦時間×100（％）

２．各発電所の状況（令和２年 11 月２日時点）（１）運転中のプラント
発電所名

状況
運転中（R 元.10.10 ～ ）大飯４号機

・起動（R 元.9.13）、並列（R 元.9.15）、営業運転再開（R 元.10.10）
・次回定期検査の予定（R2.11.3）（２）停止中のプラント
発電所名
敦賀２号機
美浜３号機

状況
第 18 回定期検査中（H23.8.29 ～ 未定）（一次冷却材中の放射能濃度上昇により、平成 23 年５月７日 17 時発電停止、20 時に原子炉停止）

第 25 回定期検査中（H23.5.14 ～ 未定）
・発電停止（H23.5.14 11:00）、原子炉停止（H23.5.14 12:59）

第 18 回定期検査中（R2.7.20 ～ 未定※）

※ 当初 R2.10 下旬予定

・発電停止（R2.7.20 10:01）、原子炉停止（R2.7.20 12:36）

大飯３号機

高浜１号機
高浜２号機
高浜３号機
高浜４号機

〇加圧器スプレイ配管溶接部の有意な信号指示
・定期検査中の８月 31 日、１次冷却材配管と加圧器スプレイ配管の溶接部付近の超音波探傷検査を実施したところ、配管内面に有意な信号指示が認められた。
・９月１日に詳細な検査を実施した結果、当該部に傷（長さ 67ｍｍ、深さ 4.6ｍｍ）があると評価された。
・当該部の配管厚さは 14.0ｍｍであり、原子炉等規制法の規定に基づく技術基準で求められる設計上の必要最小厚さ 8.2ｍｍは満足している。
・原因は、当該配管の据え付け時に配管内面の表面加工を行った際の硬化層の形成や、溶接に伴う残留応力が想定されること等から強加工応力腐食割れが発生したものと推定している。
・今回の定期検査において当該配管を取り替える。切り出した配管については、詳細な調査を行う予定である。
第 27 回定期検査中（H23.1.10 ～ 未定）
・発電停止（H23.1.10 10:03）、原子炉停止（H23.1.10 12:20）

第 27 回定期検査中（H23.11.25 ～ 未定）
・発電停止（H23.11.25 23:02）、原子炉停止（H23.11.26 02:26）

第 24 回定期検査中（R2.1.6 ～ R3.1 中旬予定）
・発電停止（R2.1.6 11:05）、原子炉停止（R2.1.6 13:27）

第 23 回定期検査中（R2.10.7 ～ R3.2 中旬予定）
・発電停止（R2.10.7 11:00）、原子炉停止（R2.10.7 13:37）

2

（３）廃止措置中のプラント
発電所名状況
廃止措置中（H20.2.12 ～ ）・原子炉建屋内機器等の解体撤去作業中（R 元.7.1 ～ ）・タービン建屋内の機器等（原子炉給水ポンプ室の機器等）の解体撤去作業中（R2.8.24 ～ ）ふげん

第１回定期事業者検査中（R2.10.1 ～ R3.3 下旬予定）
廃止措置中（H30.3.28 ～ ）もんじゅ

・機器等の放射線量調査作業中（R2.7.13 ～ ）

敦賀１号機
美浜１号機
美浜２号機

第１回定期事業者検査中（R2.7.14 ～ R3.5 下旬予定）
廃止措置中（H29.4.19 ～ ）・水素・酸素発生装置（水電解装置）の解体撤去作業中（R2.7.1 ～ ）

廃止措置中（H29.4.19 ～ ）・２次系設備の解体撤去作業中（H30.4.2 ～ ）廃止措置中（H29.4.19 ～ ）・２次系設備の解体撤去作業中（H30.3.12 ～ ）廃止措置中（R 元.12.11 ～ ）大飯１号機

・２次系設備の解体撤去作業中（R2.4.1 ～ ）・系統除染作業中（R2.4.1 ～ ）

廃止措置中（R 元.12.11 ～ ）大飯２号機

・２次系設備の解体撤去作業中（R2.4.1 ～ ）・系統除染作業中（R2.4.1 ～ ）３．原子力規制委員会への申請状況（令和２年 11 月２日時点）（１）新規制基準適合性に係る申請を行ったプラント
発電所
敦賀

２号機

申請
原子炉設置変更許可
工事計画認可保安規定変更認可
原子炉設置変更許可

美浜

３号機

工事計画認可H27.11.26

保安規定変更認可

H27. 3.17

原子炉設置変更許可

H25. 7. 8

工事計画認可H25. 7. 8
H25. 8. 5※1

保安規定変更認可

H25. 7. 8原子炉設置変更許可

H27. 3.17

工事計画認可H27. 7. 3

保安規定変更認可

R 元. 7.31

原子炉設置変更許可

H25. 7. 8

大飯

３、４号機

１、２号機

高浜
３、４号機

３号機工事計画認可
４号機

保安規定変更認可
１～４号機
※１
※２
※３

原子炉設置変更許可※3申請日

補正書提出日

許認可日

H27.11. 5
H27.11. 5
H27. 3.17

H28. 5.31,H28. 6.23
H28. 2.29,H28. 5.31，
H28. 8.26,H28.10. 7
R 元. 7.31
H28. 5.18,H28.11.18,
H29. 2. 3,H29. 4.24
H28.12. 1,H29. 4.26,
H29. 6.26,H29. 7.18,
H29. 8.15
H28.12. 1,H29. 8.25
H28. 1.22,H28. 2.10,
H28. 4.12
H27.11.16,H28. 1.22,H28. 2.29,H28. 4.27,
H28. 5.27
H26.10.31,H26.12. 1,
H27. 1.28
H27. 2. 2,H27. 4.15,
H27. 7.16,H27. 7.28
H27. 2. 2,H27. 4.15,
H27. 9.29
H27. 6.19,H27. 9.29
R 2. 8.20,R 2. 9. 3,R 2.10. 5

H28.10. 5

H25. 7. 8
H25. 8. 5※2
H25. 7. 8
H25. 8. 5※2
H25. 7. 8
R 元. 9.26

H28.12.1 の補正書に H25.8.5 の申請内容を含めたため、H25.8.5 の申請を取り下げた。
H27. 2.2 の補正書に H25.8.5 の申請内容を含めたため、H25.8.5 の申請を取り下げた。
津波警報が発表されない可能性のある津波への対応に係るもの

3H28.10.26
R 2. 2.27
H29. 5.24
H29. 8.25
H29. 9. 1
H28. 4.20
H28. 6.10
H27. 2.12
H27. 8. 4
H27.10. 9
H27.10. 9-特定重大事故等対処施設の設置※１発電所
美浜

３号機

大飯

３、４号機

申請
原子炉設置変更許可
工事計画認可原子炉設置変更許可
工事計画認可※２
原子炉設置変更許可

申請日

補正書提出日

許認可日

H30. 4.20
R 2. 7.10
H31. 3. 8
R 2. 3. 6
R 2. 8.26
H28.12.22

R 2. 4. 1,R 2. 5.22
R 元.12.26,R 2. 2. 5
R 2. 4.14
H29. 4.26,H29.12.15
H30.10. 5,H31. 2.19,
H31. 3.20,H31. 4. 9,
H31. 4.19
R 元. 5.31,R 元. 8. 2,
R 元. 8.21
R 元. 8. 2,R 元. 9.27
R 元.12.25,R 2. 2.13
H28. 6. 3,H28. 7.12
H30.12.21,H31. 4.26,
R 元. 7.17,R 元. 7.30
R 2. 9. 8,R 2. 9.17
R 2. 9.28

R 2. 7. 8
R 2. 2.26
H30. 3. 7

H30. 3. 8

１、２号機

工事計画認可※２

H30.11.16

高浜

３、４号機原子炉設置変更許可

H31. 3.15
R 元. 5.31
H26.12.25

工事計画認可H29. 4.26

保安規定変更認可

R 2. 4.17

H31. 4.25
R 元. 9.13
R 元.10.24
R 2. 2.20
H28. 9.21
R 元. 8. 7
R 2.10. 7※１ 原子炉建屋への故意による大型航空機の衝突やその他のテロリズム等により、原子炉を冷却する機能が喪失し、炉心が著しく損傷した場合に備えて、格納容器の破損を防止するための機能を有する施設
本体施設の工事計画認可から５年間の経過措置期間（法定猶予期間）までに設置することが要求されている。
※２ 複数回に分割して申請（２）運転期間の延長に係る申請を行ったプラント
発電所

美浜

高浜

３号機

申請

申請日

運転期間延長認可（運転期間 60 年）※

H27.11.26

保安規定変更認可（高経年化技術評価など）

H27.11.26

運転期間延長認可（運転期間 60 年）※

H27. 4.30

保安規定変更認可（高経年化技術評価など）

H27. 4.30

１、２号機

補正書提出日H28. 3.10,H28. 5.31,
H28. 8.26,H28.10.28
H28. 3.10,H28. 5.31,
H28. 8.26,H28.10.28
H27. 7. 3,H27.11.16,
H28. 2.29,H28. 4.27,
H28. 6.13
H27. 7. 3,H27.11.16,
H28. 2.29,H28. 4.27,
H28. 6.13

認可日
H28.11.16
H28.11.16
H28. 6.20
H28. 6.20※ 原子炉等規制法において、運転期間は 40 年とされているが、その満了に際し、原子力規制委員会の認可を受けることで、１回に限り20 年を上限として延長が可能とされている。

４．燃料輸送実績（令和２年 10 月２日～11 月２日）
＜新燃料輸送＞なし＜使用済燃料輸送＞なし

５．低レベル放射性廃棄物輸送実績（令和２年 10 月２日～11 月２日）
発電所名

概 要

青森県の日本原燃(株)低レベル放射性廃棄物埋設センターに、充填固化
敦賀発電所 体 800 本（輸送容器 100 個）を搬出（R２.10.18 発電所出港）

4添付資料－１（令和２年１０月２３日
福井県原子力環境安全管理協議会にて公表済み）

令和２年度安全協定に基づく軽微な異常事象
大飯発電所３号機 加圧器スプレイ配管溶接部における有意な信号指示
・発生日：令和２年 10 月 19 日（定期検査期間の延長を決定した日）・放射能による周辺環境への影響：なし
・国の取扱い：報告対象外
・安全協定上の取扱い：異常事象（第７条第５号「発電所に故障が発生したとき」）【概要】
第 18 回定期検査中の８月 31 日、１次冷却材配管と加圧器スプレイ配管の溶接部付近の超音波探傷試
験を実施したところ、配管内面に有意な信号指示が認められた。９月１日に詳細な検査を実施した結果、当該部に傷があると評価された。原子炉等規制法の規定に基づく技術基準で求められる設計上の必要最小厚さは満足している。
原因は、当該配管の据え付け時に配管内面の表面加工を行った際の硬化層の形成や、溶接に伴う残留応力が想定されること等から強加工応力腐食割れが発生したものと推定しており、今回の定期検査において当該配管を取り替える。切り出した配管については、詳細な調査を行う予定である。
１．発生状況
大飯発電所３号機は、第 18 回定期検査中の８月 31 日、クラス１機器の供用期間中検査として１次冷却材配管と加圧器スプレイ※１配管の溶接部付近の超音波探傷試験※２を実施したところ、配管内面に有意な信号指示が認められた。
９月１日に詳細な検査を実施した結果、当該部に傷（長さ約 67mm、深さ約 4.6mm）があると評価された。
当該部の配管厚さは約 14.0mm であり、原子炉等規制法の規定に基づく技術基準で求められる設計上の必要最小厚さ 8.2mm は満足している。
調査の結果、当該配管の据え付け時に、配管内面のシンニング加工※３が行われており、配管内表面に硬化層が形成されている可能性があることや、溶接に伴い配管内面では軸方向に引張残留応力があると想定されること等から強加工応力腐食割れ※４が発生したものと推定している。
今回の定期検査において当該配管を取り替えることとし、新たな配管の据え付け時には配管内表面の硬化を低減する加工方法等を用いて施工する。
切り出した配管については、詳細な調査を行う予定である。

※１※２※３※４

運転中に加圧器の圧力を制御するため、低温側の１次冷却材の一部を加圧器内部にスプレイしている。
超音波を使って金属の表面から内部の傷を検出する試験
配管同士を溶接する際、配管内面の寸法合わせのために切削すること
環境、応力、材料の３要因の条件がそろった際に発生する割れ大飯発電所３号機の定期検査状況について（加圧器スプレイ配管溶接部における有意な信号指示について）
事象概要
クラス１機器の供用期間中検査として１次冷却材配管と加圧器スプレイ配管の溶接部付近の超音波探傷試験を実施したところ、当該部に傷があると評価された。原子炉等規制法の規定に基づく技術基準で求められる設計上の必要最小厚さは満足している。
原因は、当該配管の据え付け時に配管内面の表面加工を行った際の硬化層の形成や、溶接に伴う残留応力が想定されること等から強加工応力腐食割れが発生したものと推定している。
今回の定期検査において当該配管を取り替える。切り出した配管については、詳細な調査を行う予定である。
発生箇所

加圧器へ

系統概要図
原子炉
格納容器

加圧器スプレイ配管

１次冷却材ポンプ

1次冷却材管

加圧器蒸気発生器

蒸気タービンへ

原子炉
容器

２次冷却水
当該配管取替箇所

加圧器へ

原子炉容器

溶接部

１次冷却材
ポンプ

管台

1次冷却材管断面図（上面図）

断面図（横面図）

14.0mm（配管内側）（配管外側）
14.0mm114.3mm

溶接金属

指示部
約67mm

指示部
（深さ）
4.6mm
原子炉等規制法の規定に基づく技術基準で求められる設計上の必要最小厚さ8.2mm

シンニング加工・配管の溶接前に配管内面の寸法合わせのため、切削工具（刃）を当て、刃を周方向へ回転させて切削を行う。

軸方向に送り管台

周方向に回転切削工具

配管突合せ部

シンニング逃し部

（参考）１．記者発表実績（令和２年 10 月２日～11 月２日）
年月日
番号
概 要
R２.10.５
15
高浜発電所４号機の第23回定期検査開始について
R２.10.13
16敦賀発電所の低レベル放射性廃棄物の輸送について
R２.10.21
17
第211回 福井県原子力環境安全管理協議会の開催について
R２.10.30
18
大飯発電所の低レベル放射性廃棄物の輸送について
R２.10.30
19
大飯発電所４号機の第17回定期検査開始について

２．主な出来事（令和２年 10 月２日～11 月２日）
年月日
概 要
知事は、総合資源エネルギー調査会基本政策分科会（第 32 回）に委員として出席
し、政府が前に出て原子力発電の重要性・必要性について、国民・県民に対してR２.10.13
しっかりと説明責任を果たすこと、準国産エネルギーとされている原子力の方向性について、国民に対して明確に示す必要があること等の意見を述べた。
知事は、関西電力の森本社長と面談し、金品受領問題に関する追加調査の結果と業務改善計画の実施状況について説明を受けた。これに対し、知事は、グループ内全体でコンプライアンスの徹底をさらに行うこと、形式主義に陥ることなく現R２.10.14
場の声を聞くこと、原子力の重要性、40 年超運転の必要性・安全性について、県民・国民がしっかりと理解できるよう、国とともに取組みを進めること等を求めた。
知事は、保坂資源エネルギー庁長官と面談し、関西電力の業務改善計画等に対する経済産業省の対応状況について説明を受けるとともに、美浜発電所３号機、高浜発電所１、２号機の再稼働について、県の理解と協力を求められた。これに対R２.10.16 し、知事は、関西電力への電気事業法に基づく指導・監督をすること、原子力の重要性、40 年超運転の必要性・安全性について、県民・国民に丁寧に説明すること、新しい原子力政策の方向性の議論を進めることなど、一つ一つ積み上げていくよう求めた。
R２.10.23 福井県原子力環境安全管理協議会（211 回：敦賀市）
福井県原子力安全専門委員会（第 96 回）〇高浜発電所３号機の蒸気発生器伝熱管の損傷および大飯発電所３号機の加圧器スプレイライン配管溶接部における有意な信号指示について
R２.10.27[関西電力(株)]〇美浜・大飯・高浜発電所の安全性向上対策の実施状況等について[関西電力(株)]