ネポングリーンパッケージ室内機据付説明書

028466000A
電気工事の方法は、裏面をご覧ください。
室外機の据付方法および冷媒配管工事方法は、室外機付属の説明書をご覧ください。

NGP107T-N

安全上のご注意●据付工事は、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ確実に行ってください。
●ここに示した注意事項は、 警告 、 注意 に区分していますが、誤った据付をした時に、死亡や重傷等の重大な結果に結び付く可能性が大きいものを特に 警告 の欄にまとめて記載しています。
しかし、 注意 の欄に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
●据付工事完了後、試運転を行い、異常がないことを確認するとともに取扱説明書にそってお客様に使用方法、お手入れの方法を説明してください。また、この据付説明書は、取扱説明書と共にお客様で保管頂くように依頼してください。

警 告

注 意

●据付は、販売店、または専門業者に依頼してください。ご自分で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電、火災などの原因になります。
●据付工事は、この据付説明書にしたがって確実に行ってください。据付に不備があると、水漏れや感電、火災の原因になります。
●グリーンパッケージをハウスへ据付の場合は、万一冷媒が漏れても限界濃度を超えない対策が必要です。限界濃度を超えない対策については販売店と相談して据付てください。万一冷媒が漏洩して限界濃度を超えると、酸欠事故の原因となります。
●据付は、重量に十分耐える所に確実に行ってください。強度が不足している場合は、転倒による事故の原因になることがあります。
●台風などの強風、地震に備え、所定の据付工事を行ってください。据付工事に不備があると、転倒等による事故の原因になることがあります。
●電気工事は、電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術標準」、｢内線規程」、および据付説明書に従って施工し、必ず専用回路を使用してください。
電気回路容量不足や据付不備があると感電、火災の原因になります。
●配線は所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないようクランプで確実に固定してください。
接続や固定が不完全な場合は、発熱、火災の原因になります。
●配線は、浮き上がらないように整形し、制御箱の扉・サービスパネルを確実に取り付けてください。取り付けが不完全な場合は発熱、火災の原因になります。
●グリーンパッケージの設置や移設の場合、冷凍サイクル内に指定冷媒（R410A）以外の空気などを混入させないでください。空気などが混入すると、冷凍サイクル内が異常高圧になり破裂、ケガの原因になります。
●設置工事部品は、必ず付属部品及び指定の部品を使用してください。当社の指定の部品を使用しないと、水漏れ、火災、感電、冷媒漏れ、能力不足、制御不良の原因になります。
●ドレン配管は硫黄系ガスなど有毒ガスの発生する排水溝に直接いれないでください。ハウス内に有毒ガスが流入し、中毒や酸素欠乏になるおそれがあります。
●作業中に冷媒ガスが漏れた場合は換気をしてください。冷媒ガスが火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。
●設置工事終了後、冷媒ガスが漏れていないことを確認してください。冷媒ガスがハウス内に漏れ、直火形炭酸ガス発生機、ストーブ、コンロなどの火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。
●室内機を搬入する際、重量に適合した1インチパイプを所定の穴に通して行ってください。搬入方法に不備があると室内機が落下し、死亡や重傷の原因になります。
●据付時やサービス時など機器内部の作業を行う場合は電源を切ってから行ってください。感電の原因になります。

●D種接地工事を行ってください。D種接地工事は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。
D種接地工事が不完全な場合は、誤動作や感電の原因になることがあります。
●漏電遮断器の取り付けを必ず行ってください。漏電遮断器が取り付けられていないと火災や感電の原因になることがあります。
●据付工事は、この据付説明書に従って確実に行ってください。据付に不備があると、異常振動・騒音増大の原因になります。
●可燃ガスの漏れるおそれのある場所への設置は行わないでください。万一ガスが漏れて周囲に溜まると、発火の原因になることがあります。
●ドレン配管は，据付説明書に従って確実に排水するようにし、結露が生じないよう保温してください。配管工事に不備があると、水漏れし、ハウス内等を濡らす原因になることがあります。
●ドレン配管は下り勾配（1/50〜1/100）とし、途中山越えやトラップを作らないようにしてください。
ドレン配管にエア抜きは、絶対に設けないでください。
試運転時に排水が確実に行われていることと、水漏れのないことを確認してください。点検・メンテナンス作業のためのスペースを確保してください。
●点検、メンテナンス作業のための規定スペースを確保してください。スペースが不足する場合は、設置場所からの転落によるケガの原因になることがあります。
●油の飛沫や蒸気の多い所（例：調理場、機械工場）、外気流入しやすい所での据付、使用は避けてください。熱交換器の性能低下・腐食、プラスチック部品の破損の原因となります。
●腐食性ガス（亜硫酸ガスなど）、可燃性ガス（シンナー、ガソリンなど）の発生、滞留の可能性のある場所、揮発性引火物を取り扱う所での据付、使用は避けてください。熱交の腐食、プラスチック部品の破損の原因となります。また、可燃性ガスは発火の原因になることがあります。
●電磁波を発生する機器の近く、高周波の発生する機器の近くでの据付、使用は避けてください。ノイズ発生によるコントローラの誤動作の原因となります。
●潮風が当たる所（海浜地区）
での据付、使用は避けてください。外板、熱交の腐食の原因になります。
●直接日光の当たる所、結露の発生する所にリモコンを設置しないでください。
リモコンの故障や変形の原因になることがあります。

注意

お願い○下記に示すような場所での据付、使用は避けてください。
油の飛沫や蒸気の多い所（例：調理場、機械工場）
は、熱交換器の性能低下・腐食、プラスチック部品の破損の原因となります。
腐食性ガス（亜硫酸ガスなど）、可燃性ガス（シンナー、ガソリンなど）の発生、滞留の可能性のある場所は、熱交換器の腐食、プラスチック部品の破損の原因となります。
また、可燃性ガスは発火の原因になることがあります。
電磁波を発生する機器の近く、高周波の発生する機器の近くはノイズ発生によるコントローラの誤動作の原因となります。
潮風が当たる所（海浜地区）での据付、使用は避けてください。外板、熱交の腐食の原因になります。
農薬散布時には、機器にカバーを掛けるなどして、農薬が直接機器に掛らないようにしてください。

＜お願い事項＞○下記に据付け上の注意事項を示しますので必ずお守りください。

○取扱説明書を見ながら、お客様に実際に操作していただき、正しい運転のしかた（特にエアフィルタの清掃、運転操作のしかた、温度調節の方法）をご説明ください。

D種接地工事を行ってください。D種接地工事は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。D種接地工事が不完全な場合は誤動作や感電の原因になることがあります。
漏電ブレーカーの取り付けが必要です。漏電ブレーカーが取り付けられていないと感電や火災の原因となることがあります。
グリーンパッケージの重量に十分耐えられる場所に確実に設置してください。据付に不備があると室内機の転倒によるケガや振動および運転音増大の原因になります。
冷媒ガスが漏れた時、室内の冷媒濃度が限界濃度（0.3kg/m3）を超える恐れがある場合は、窒息防止のためハウスの開口部にガス漏れ検知警報と連動する機械換気装置等の取り付けが必要となりますので、お買い上げの販売店にご相談ください。

①据付のまえに
機種・電源仕様○据付はこの据付説明書に従って正しく行なってください。

確認してください○工事計画にあっていますか。

②室内機の据付場所の選定
A

制御箱

500以上
500以上

●ここに示す据付およびサービススペース、運転範囲は必ず守ってください。
サービス時ならびに能力確保のための最小スペースです。
●背面の寸法制限（※印）はありませんが、室内機の振動が建物に伝わるのを防ぐため壁面に接触させないようにしてください。
コンクリートブロックの長さが750mmの場合は､200mm以上となります。
また､後吹出するときは必要に応じてスペースを確保してください。

500以上

1.室内機の据付およびサービススペース

2.据付場所は下記条件に合う場所をお客様の承認を得て選んでください。

上吹出
前吹出

背面
500以上

アンカーボルト+ダブルナット
またはワイヤ、鎖などを使用（現地手配）●吹出側は、現地接続のダクト施工寸法や吹出方向を検討し、無理のないスペースを確保してください。
省エネハイブリッド制御盤
A視※吸込口（全周吸込）

運転範囲●床面は水平で、室内機重量に耐えられる強固な所。
●冷風、または温風が十分行きわたる所。
●室外への配管、配線のしやすい所。
●ドレン排水が完全にできる所。
ドレン勾配のとれる所。
●吸込口、吹出口に風の障害のない所。火災報知器の誤動作しない所。ショートサーキットしない所。
●床面も含め、常に水がかかるような場所には設置しないでください。
●周囲の露点温度が28℃以下の所。
高湿度の所に据付ける場合は本体の断熱など露付に対する配慮をしてください。本機器は、JIS露付条件にて試験を行い、不具合のないことを確認しておりますが、機器周囲が上記条件の高湿度雰囲気の状態で運転すると、水滴が落下するおそれがあります。そのような条件下で使用する可能性がある場合には、機器本体の全ての配管、ドレン配管にさらに10mm〜20mmの断熱材を取り付けてください。
また、吹出ダクトに露が付き機器本体に滴下するときは、吹出ダクトに断熱材を貼り付けて機器本体へ滴下しないようにしてください。
●高湿度条件で使用し機器本体、吹出ダクト、冷媒配管、ドレン配管などに露が付き滴下したとき、不都合が発生する場所に据付けるときは適宜断熱材を貼り付けてください。

冷房・除湿・暖房運転は､下表の設定温度範囲でお使いください。
運転のしかた設定温度範囲省エネハイブリッド制御盤
NT-600シリーズで運転する場合

7〜30℃

リモコンで運転する場合

10〜30℃③室内機の搬入、据付搬入

据付 ＜室内機固定金具位置＞

持上げ用金具()木ネジを外してください。

木台（1700）

省エネハイブリッド制御盤（転倒角度）（転倒角度）

φ12.7
φ25.4

吹出ダクト用チャンバ

ろう付接続

リモコン

重心

※配管は断熱しないと結露し、水漏れします。
ろう付接続部は、断熱材（現地手配）をかぶせ、断熱してください。
●冷媒は、室外機に充填されています。
（室内および接続配管分の追加量については室外の説明書をご覧ください。）

2.吹出口の変更方法313

冷媒ガス側配管注意
配管をろう付するときは、上にある制御箱に炎が届かないように遮蔽して行ってください。
炎が制御箱を加熱したとき制御箱内の電装品・配線が損傷することがあります。

注意

80879

AIRFLOW

263

止めネジ（26ケ所）●吹出ダクト用アタッチメントの止めネジを外してアタッチメントを取り外します。
●アタッチメントの吹出口を前向きにし止めネジにてアタッチメントを固定してください。

冷媒液側配管

3.吹出ダクト用チャンバの取り外し
753

(80)

887

(750)

内記号
冷媒ガス側配管A
冷媒液側配管
B
C ドレン配管接続口
電源配線取入口
D
リモコン、子機への配線取入口E

容
φ25.4（ろう付）
φ12.7（ろう付）
R1
φ30（グロメット付）
φ30（グロメット付）

内側止めネジ
外側止めネジ（4ケ所）（左右4ケ所）●吹出ダクト用チャンバを取り外すことでユニット搬入時のユニット高さが1270となります。
また、チャンバを180°回転させて取り付けることで後吹出しにすることができます。
●吹出ダクト用チャンバの止めネジ8ヶ所を外してチャンバを取り外します。
●チャンバを止めネジ8ヶ所にて固定し取り付けてください。

⑥ドレン配管チェック項目

下り勾配
ドレン●ドレン配管は、硫黄系ガスなど有害ガスおよび可燃性ガスの発生する排水溝に直接入れないでください。室内に有害ガスおよび可燃性ガスが侵入するおそれがあります。

300

工事完了後、再チェック願います。

●配管施工後、排水が良好に行われていることと、水漏れのないことをご確認ください。
●ドレン配管を接続する場合に室内機側の配管に力を加えないように注意して行い、できる限り室内機近傍で配管を固定してください。
●ドレン配管は下り勾配（1/50〜1/100）とし、10cm以上の水封がつくれるトラップを設けてください。
（臭気止め、逆流防止のため。）●施工後のドレン配管は、結露する場合があります。結露水の滴下防止が必要なときにはドレン配管を断熱してください。
●ドレン配管の出口は臭気の発生するおそれのない場所に施工してください。

警告

ドレン配管接続口（R 1）

吹出ダクト用チャンバ
420

C

制御箱

吹出ダクト用アタッチメント

フィルタは定期的に清掃してください

吹出ダクト用アタッチメント

前吹出

ガス側配管、液側配管とも断熱は完全に行ってください。

857

AIRFLOW

171 159

上吹出●配管は下記材質のものをご使用ください。なお、別売配管セットを使用されると便利です。
（材質） リン脱酸銅継目無銅管（C1220T,JIS H3300）●配管の曲げはできるだけ大きな半径で行ってください。曲げなおしを何回も行わないでください。
●配管は、ねじったり、つぶしたりしないでください。
●配管内はゴミ・切粉・水分が混入しないように施工してください。
●室内機配管内サービスパネルを取り外し可能とするため、配管方向がどのような方向でも後吹出必ず室内機から400mm以上のストレート部分を設けてください。
●ろう付作業時は、ろう付部周囲を過熱しないように濡れタオルなどで冷やしながら実施してください。
●室内機の配管接続部は、ガス漏れチェック後、断熱を行ってください。

507

20.5°

20370

21.1°

液配管
ガス配管

50723

AB

注意

330

1.冷媒配管接続口径、接続方法

761

DE

20⑤冷媒配管・吹出口

1.配管、配線の取り出しは下図に示す位置より行ってください。
2.室内機の重心を下図に示します。室内機が転倒しないよう注意して据付てください。

重心右側面図304-φ12④配管・配線取り出し・重心

191 1791640

50○搬入時はできるだけ据付場所の近くまで梱包のままで搬入してください。
○やむをえず開梱して搬入する場合はナイロンスリングなどで包み室内機を傷つけないよう注意してください。
○梱包金具は室内機の固定金具を兼ねています。

30

1インチのパイプを通して人力にて室内機を持上げることが可能です。

10cm以上不良だと室内外の据付はしっかりしていますか。

転倒・振動・騒音

ガス漏れ検査は行いましたか。

冷えない・暖まらない

断熱は完全に行いましたか。

水漏れ

ドレンはスムーズに流れていますか。

水漏れ

電源電圧は本体に表示の銘板と同じですか。

運転不能・焼損

誤配線・誤配管はありませんか。

運転不能・焼損

D種接地工事はされていますか。

漏電時危険

電線の太さは仕様どおりですか。

運転不能・焼損

室内外の吸込・吹出口が障害物でふさがれていませんか。

冷えない・暖まらない

チェック欄

電気配線工事

電気配線工事は電気設備技術基準および内線規程に従い、電力会社の認定工事店で行ってください。

お願いⒶ電源・室内外接続線Ⓒ省エネハイブリッド制御盤による複数台室内機制御

室内外接続線は3心ケーブルを使用してください。

警 告

注 意

同一モード、同一室温設定で運転します。
各室内機間を以下の仕様で渡り配線してください。

●配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、●D種接地工事（100Ω以下）を行う。D種接地工事は、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように固定する。
水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。
D種接地工事が不完全な場合は感電の原因になります。
接続や固定が不完全な場合は、発熱、火災などの原因になります。

●正しい容量のブレーカー（漏電遮断器・手元開閉器（開閉器+B種ヒューズ）・配線用遮断器）を使用する。大きな容量のブレーカーを使用すると、故障や火災などの原因になります。

結 線①電源の取り方は左図により、行ってください。室内機電源取りおよび室内外機別電源取りは原則できません。
（ヒータの組込みは不可。）※例外的な接続方法の場合は、技術資料を参照のうえ、所轄の電力会社にご相談し、指示に従ってください。
②室内外接続線は極性がありますので、必ず同一端子台番号間を接続してください。
③電源には必ず漏電遮断器を取り付けてください。
漏電遮断器は、インバータ回路用遮断器（三菱電機製NV-Cシリーズ、または同等品）を選定してください。
④漏電遮断器が地絡保護専用の場合には、漏電遮断器と直列に手元開閉器（開閉器+B種ヒューズ）、または配線用遮断器が必要となります。

漏電遮断器（高調波対応品）
手元開閉器
または配線用遮断機

三電源配線
R S T相室外機
1 2 3アース

室内外接続線

機1 1 3 6 13 14 15Ⓓ機能の設定（1）
リモコン機能機能 Ⓐ
番号●リモコンと室内機の各機能は、リモコンと室内機を接続した際に、標準的な使い方である初期設定に自動的に設定されます。
標準的な使い方をする場合は、設定の変更は不要です。
ただし、グリル昇降設定や「○」印の初期設定を変更したい場合は、その機能番号の項目のみ、設定を変更してください。
設定方法の詳細は、リモコンの据付説明書をご覧ください。

01
02
03
04
05
06
07

●の項目は、本機には機能がありませんので、設定しないでください。

08

09

X Y

リモコン線
X Y

リモコン

1011

開閉器・配線仕様

12＜シングル機：ヒータレス＞
注（1） 配線こう長は、電圧降下2％とした場合を示します。表示の配線こう長を超える場合は、内線規程により配線太さを見直してください。
（2） 室内外接続線は総長120mまでとしてください。

13（3） 高調波対応品の遮断器を使用してください。

14電源配線 注（1）
手元開閉器
配線用遮断器
定格電流
太さ×本数 こう長
開閉器容量 B種ヒューズ
50A,100mA,0.1sec以下
60A
50A
50A
14.0m2x3 44m

内外接続線 注（1）
アース線
太さ×本数
太さ
ネジ
φ1.6x35.5mm2 M6151617

制御箱位置および電気配線接続（1）制御箱位置

18

機能内容Ⓑ

（2）室内機能
設定内容Ⓒ

昇降無効
グリル昇降設定 有効50Hz
有効60Hz
自動運転有効自動運転設定自動運転無効温度設定有効
温度設定
温度設定禁止
運転切換有効
運転切換
運転切換禁止
運転/停止有効運転/停止
運転/停止禁止
風量切換有効
風量切換
風量切換禁止風向切換有効
風向切換
風向切換禁止タイマー有効タイマー
タイマー禁止リモコンセンサ無効
リモコンセンサ有効
リモコンセンサ+3.0℃
リモコンセンサ リモコンセンサ+2.0℃
リモコンセンサ+1.0℃
設定
リモコンセンサ-1.0℃
リモコンセンサ-2.0℃
リモコンセンサ-3.0℃
停電補償設定無効
停電補償設定停電補償設定有効
換気なし
換気設定
換気連動
換気連動なし表示変更有り温度範囲設定表示変更無し3速HI-ME-LO
2速HI-LO
室内ファン
2速HI-ME
1速
ルーバ4位置停止
ルーバ制御設定
ルーバフリー停止
ヒーポン
冷専/ヒーポン
冷専
一台運転
外部入力設定全台同一運転室内機表示無し
室温表示設定室内機表示有り
表示有り
暖房準備表示
表示無し

初期
設定
○

機能 Ⓐ
番号
02

○
○

03

○
04

○

05

○

06
○
○

07

○

08

09
○
○
10
○
11
○

12

○

13

○
○

14

○
○

15

（2）制御箱カバーの外し方
16

カバーの止めねじ（4ケ所）をゆるめてカバーを外します。

制御基板

17

カバー取付用ねじ
XC2

機能内容Ⓑ

設定内容Ⓒ

標準
高天井1
高天井2表示なし
設定1
フィルターサイン 設定2
設定
設定3設定4ルーバ4位置停止
ルーバ制御設定
ルーバフリー停止
レベル入力
外部入力切換
パルス入力
無効
運転許可/禁止
有効
無効
緊急停止
有効
室温補正+3.0℃
室温補正+2.0℃
暖房室温補正室温補正+1.0℃
補正なし
吸込補正+2.0℃
吸込補正+1.5℃
吸込補正+1.0℃
補正なし
吸込温度補正吸込補正-1.0℃
吸込補正-1.5℃
吸込補正-2.0℃
弱風
設定風量
暖房ファン制御
間欠停止
温度
高
フロスト防止温度温度
低ファン制御有効フロスト防止制御
ファン制御無効標準
暖房ドレンポンプ
暖房 送風
送風
連動なし
0.5時間
冷房ファン運転
1時間
6時間
連動なし
0.5時間
暖房ファン運転
2時間
6時間
連動なし
暖房ファン間欠 20休5送風
5休5送風
圧力制御標準外機制御
圧力制御切換

初期
設定
○

高天井設定

○

○
○
○
○

○

○

○

○
○
○

○

○○○

XO
CNW1

CNM3

CNJ2

XC1

1 3 6 13 14 15

省エネハイブリッド
制御盤

室内機

漏電遮断器
定格電流

室内機（＊）
・・・

1 3 6 13 14 15

ＨＰ1 ＨＰ1
暖房 冷房

1 2 3

アース

室内機 （2）

種類：３心・ＶＣＴＦ
太さ：0.75mm2
最大総延長：100ｍ以内●電源には必ず漏電遮断器（高調波対応品）を取り付ける。
漏電遮断器が取り付けられていないと感電の原因になります。

●電気工事は、電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」、｢内線規定」およびこの据付工事説明書に従って施工し、必ず専用回路とし、かつ定格の電圧、ブレーカーを使用する。
電源回路容量不足や施工不備があると感電、火災などの原因になります。

ユニット
電源

室内機 （1）

CNR
CNJ
CNO

Ⓔ冷房試運転操作

CNQ
CNT

CNE

XH

CNS

CNWO

CNI

XR

5A

CNG

5ACNV
CNT2

12

リモコンを次の手順で操作してください。

3XR6CNN

TB452FL

CNH

設定の途中で、リセット ボタンを押すと、CNF

11.冷房試運転の開始

1CNZ

2345CNA

CND

CNK2

CNK1CNB① 運転/停止 ボタンを押して、運転します。
② 運転切換 ボタンにより、「冷房」を選択します。
③ 試運転 ボタンを3秒以上押します。

CNW2

63A

7F1F2

8910115A

5A

12131415270W
12菊F

230W
8菊F

表示が「冷房試運転▼」となります。

1617

118

TB1

2

塦

3醱

X

荘

Y

19莊圵荒莓遍醱 丄

TB2

冷房試運転を開始します。
表示は、「冷房試運転」となります。

（3）端子台接続配線詳細図
タイラップバンド
タイラップバンド（室内外接続線用） （リモコン用）●室内外接続線、リモコン線をタイラップバンドにて固定してください。

TB1

2.冷房試運転の解除
下記のいずれかの操作が行われた時、冷房試運転は解除され、「冷房試運転」表示は消灯します。

TB2
タイラップバンド・ 運転/停止 ボタンが押されたときタイラップバンド

リモコン用

・ 温度設定ボタンが押されたとき
・ 運転切換 ボタンにより冷房以外のモードに変えたとき

リモコンへ

室外機へ

室内外接続線用

運転データ一覧④「冷房試運転▼」の表示で、セット ボタンを押すと、TB3

端子台一回前の設定画面に戻ります。

52FH

3.運転データの確認

電源

リモコン操作により、運転データの確認ができます。

① 点検 ボタンを押します。

Ⓑリモコン リモコンは室内機に必ず取り付けてください。

表示が「運転データ表示▼」となります。

②「運転データ表示▼」の表示で、セット ボタンを押します。
③「データ確認中」表示となり（データを読み込む間点滅表示）、リモコンの据付

その後、運転データの01番が表示されます。

リモコンコードを延長する場合の注意

お願い 次の位置は避けてください。

コードは必ずシールド線を使用してください。
●全型式：0.3mm2 × 2心▲

1）直射日光の当たる場所
2）発熱器具の近く
3）湿気の多い所・水の掛かる所
4）取付面に凸凹がある所
リモコンの上ケースを取り外した場合は、リモコンを据付けるまで、基板上にゴミや水分などが付着しないように、梱包箱あるいは梱包用袋内に入れて保護してください。

最大総延長600m

100〜200m以内・・・0.5mm2 × 2心300m以内・・・0.75mm2 × 2心400m以内・・・1.25mm2 × 2心600m以内・・・2.0mm2 × 2心

●室内機制御盤内基板のスイッチ
スイッチNo.
SW5-1③JISボックスとリモコンコードをあらかじめ埋込んでおきます。 リモコンコード〔使用可能JISボックス〕●JIS C 8340
1個用スイッチボックス
2個用スイッチボックス③リモコンコードの取り出し方向は、上部左上、または中央から可能です。
リモコン下ケース側の上方の薄肉部をニッパー・ナイフなどで切り取った後、ヤスリなどでバリを下ケース

下ケース取ってください。

下配線取出口2
リモコン内部のリモコンコードは0.3mm（推奨）〜最大0.5mm2以下としてください。
また、リモコンケース内を通る部分は

X配線：170mm
Y配線：190mm

SW7-1

運転チェック・ドレンポンプ試運転（ON:有効/OFF:無効）OFF

SW7-2ーOFF

SW7-3ーOFF

SW7-4ーOFFⒼ吸込センサーのコネクタ差替え（リモコンにより運転するとき実施）
省エネハイブリッド制御盤による運転（出荷時状態）

下⑤基板

下1

CNZ

配線

Y

ク クロ ロ

CNF

X

上ケース

吸込センサ

基板

t°

CNH

中央上取り出しの場合
シース
上⑤11CNN

配線

CNZ⑥リモコンコードが噛みこまないように、上ケースを元通り取り付け、外したねじで固定してください。

9

クロ

吸込空気温度センサー（ThI-A）

Y
下

クロ

上ケース

CNHCNF

シース部
皮むき長さ

リモコンによる運転

このコネクタを取り外してください
CNH（黒色）左上取り出しの場合
シース
上X⑦露出取付の場合は、リモコンコードがたるまないようにコードクランプなどで壁面に固定します。

全てON

CNN⑥リモコンコードが噛みこまないように、上ケースを元通りに取り付け、外したねじで固定してください。

M4ねじX2本（客先手配品）

中央取り出しの場合

X配線：215mm
Y配線：195mm

機種容量下ケースになります。

左上取り出しの場合

OFFー

SW6-1〜4

吸込センサ⑤リモコンコードを端子台に接続してください。
リモコン端子（X,Y）と室内機の端子（X,Y）とを接続してください。
（X,Yの極性はありません）

上④⑤リモコンコードを端子台に接続してください。
リモコンの端子（X,Y）と室内機の端子（X,Y）とを接続してください。
（X,Yの極性はありません）
取り出し方向によって、配線経路は右図の通り

各配線の皮むき長さは、下記の通りです。
下0OFF

下平らな壁に取り付けます。

シース部を皮むきしてください。
配線取出口

上

④リモコン下ケースを付属の木ねじ2本（付属）で2個用スイッチボックスの場合
上ねじ取付部の薄肉部分をナイフなどで、切り取ってから下ケースねじをしめてください。

出荷時の設定ー

SW5-2

③
薄肉部

露出取付

④M4ねじ2本（推奨長さ12〜16mm）を用意して、下ケースをJISボックスに取り付けてください。

制御内容SW2（ロータリスイッチ） 室内アドレス（0〜F）

ねじ埋込取付JISボックス（客先手配品）⑥ 運転/停止 ボタンを押すと、終了します。

データ項目
冷房（運転モード）設定̲℃（設定温度）
吸込̲℃（吸込温度）
リモコンセンサ̲℃（リモコンセンサ温度）
THI-R1̲℃（室内熱交センサ／Uベンド）
THI-R2̲℃（室内熱交センサ／キャピラリ）THI-R3̲℃（室内熱交センサ／ガスヘッダ）
内ファン̲速（室内ファン速調）
要求̲Hz（要求周波数）
アンサー̲Hz（アンサー周波数）
内EEV̲P（室内膨張弁開度）
内運転̲H（室内運転積算時間）
外気̲℃（外気温度）
THO-R1̲℃（室外熱交センサ）
THO-R2̲℃（室外熱交センサ）
コンプ̲Hz（コンプ周波数）
HP̲MPa（高圧）LP̲MPa（低圧）
Td̲℃（吐出管温度）
ドーム下̲℃（ドーム下温度）
CT̲A（CT電流）
SH制御̲℃（SH制御値）
SH̲℃（実SH）
TDSH̲℃（実TDSH）
保護制御No.（コンプ保護ステータスNo.）
外ファン̲速（室外ファン速調）
63H1（63H1 ON／OFF）
デフロスト（デフロスト ON／OFF）
コンプ̲H（コンプ運転積算時間）
外EEV1̲P（室外膨張弁開度EEVC）
外EEV2̲P（室外膨張弁開度EEVH）Ⓕ初期設定値の確認②①①リモコンの蓋を開け、スイッチ下部のねじを必ず外してください。
②リモースの上ケースを外してください。
●リモコン上部の凹部にマイナスドライバなどを差し込んで軽くねじると、容易にはずれます。

1個用スイッチボックスの場合
上表示される項目は下記の通りです。
※機種により該当するデータがないものは、その項目は表示されません。
⑤ 室内機を変更する場合は、エアコンNo. ボタンを押すことにより、室内機選択表示に戻ります。

注（1）延長距離が100mを超える場合は、下記のサイズに変更してください。
但し、リモコンケース内を通る配線は最大0.5mm2 以下とし、リモコン外部の近傍で配線接続により、サイズ変更してください。

注意

取付要領

④ ▲ ▼ ボタンにより、現在の運転データを確認できます。

番号0102030405060708
0910111221222324252627282930313233343536373839

ク ク
ロ ロ

21CNH

室内制御基板

室内制御基板

クロ

CNA

CNA

CND

吸込センサ表示ラベル

CND

2CNH

クロ

このコネクタを差し込んでください

コネクタの位置

電気配線の違い