商品ラインナップ ＜呼び径＝13A（厚肉）＞

エコキュート用連絡・風呂追焚配管
耐候性保温材付
アルミ複合厚肉架橋ポリエチレン管 PE-Xc

パイプ

配管キット品

PIPE（ｅパイプ）

ーベンダー不要！ーPOINT 1

狭い設置場所での施工時にベンダーを使用することなく最小曲げ半径R51で施工することが可能です。

eパイプ13A（厚肉）保温材付（耐候性保温材10mm）

偏平率に見る曲げ特性比較 → 最小曲げR51

品番

長さEA325SH

25m

曲げ扁平率比較35

eパイプ１３A（厚肉）30
扁平率︵％︶

構※写真はEQ302-SETです継手

eパイプ配管キット

従来品１３A

品番

品名

長さ25

EQ302-SET

2m

20

EQ303-SET

eパイプ配管キット２m
eパイプ配管キット３m
eパイプ配管キット５m

EQ305-SET

15品番

品名

長さ5m

EQ325-SET

eパイプ配管キット25m

25m

配管キットセット内容

配管キットセット内容

耐候性保温材10㎜（2m or 3m or 5m×2本）※面取加工済み
袋ナットアダプター ×４個
継手保温材×４個

10造

eパイプ配管キット

3m

耐候性保温材10㎜（25m×1巻）
袋ナットアダプター ×８個
継手保温材×8個

5架橋ポリエチレン

接着層

PE-Xc

001020304050 6070

デザインラクアダ

80 90 100 110 120 曲げR（㎜）接着層※写真はEQ325AD-SET(L）です

高密度
ポリエチレンPOINT 2

ー内管肉厚が従来品の2倍！ー

アルミニウム層管の内径は銅管（φ12.7）と同径で、肉厚は従来からある13A架橋ポリエチレン管（JIS K6769 PN15 XM種）と同等以上の肉厚を確保しており、耐久性に有利な構造となっています。
ePIPE

従来品

メスアダプター
品番

入数

TM1310組

13A樹脂管

eパイプラクアダキット
品番■高温、高圧領域で使用可。衛生的で優れた耐食性を持っています。
■配管が軽量なので取り扱いが楽に出来ます。
■耐候性グレードの保温材なので、遮光テープを巻く手間がありません。

品名eパイプラクアダキット Ｓ
EQ325AD-SET（L） eパイプラクアダキット Ｌ

EQ325AD-SET（S）

ラクアダキットセット内容
耐候性保温材10mm（25ｍ×１巻）
デザインラクアダクイック13A複合管式（L oｒ S ×1個）
袋ナットアダプター ×6個
継手保温材×6個

eパイプ用転造式継手
袋ナットアダプター（RoHS対応、フッ素止水パッキン、耐熱パッキン付）

PLANET

品番

入数

TF1310組

クイック
13A複合管式（L）

クイック
13A複合管式（S）

品番

入数

品番

入数

KX41E1310個

KX42E1310個（ｅプラネット）構

造

転造玉（A2011）
スケルトンボディ（PES）
固定パッキン（NBR）

オプション品■施工方法は手締めになるので工具は必要ありません。
■複合管特有のアルミを変形させることによる止水方式を採用しました。
■袋ナット戻り止め機能により、一度締めると緩むことはありません。
■透明ボディーなので挿入状態や締め込み状態が目視で確認できます。
ユニオンエルボ

本体（鉛レス青銅）
転造リング（PA66）
止水パッキン（フッ素ゴム）
ナット（PA66）

13A面取器（厚肉）

パイプカッター

品番

入数

品番

入数

品番

入数

TY1310組

EM1310個

VK131個N E W

性能・試験データ
項目管の構造肉厚
ｔ2.7（外径17.0㎜・内径11.6㎜）
厚さ（ｔ2.2）（概算値） （内面樹脂）（アルミ＋外層）（ｔ0.5）
内層

電子線架橋ポリエチレン（PE-Xc）

アルミ

アルミニウム外層

高密度ポリエチレン
R51

最小曲げ半径

保温材

材質

継手の構造

材質

内層

耐熱ポリエチレンフォーム（120℃）

外層

エンボスフィルム

引張降伏強さ性能︵管と継手︶

材質

曲げR

項目

ePIPE（１３Ａ厚肉）

ePIPE（１３Ａ厚肉）
23℃

DIN EN ISO 6259-1準拠

判定
24 〜 30Mpa

80℃

16 〜 17Mpa

気密性

常温、0.6MPa×5秒以上○

水密性

常温、0.02MPa×2分○

負圧性

常温、−54kPa×2分○

耐圧性

常温、2.5MPa×2分

○

破壊圧力

95℃、3.0MPa以上○

熱間内圧クリープ試験

95℃、1.5MPa×1000hr

○

耐熱試験

水中、120℃×1000hr

○

厚さｔ10

冷熱繰り返し90⇔20℃ 0.2MPa×10,000回○

本体

鉛レス青銅（RoHS対応品）

脈動(加圧繰り返し)

常温、0.35⇔2MPa×1,000万回○

止水パッキン

フッ素ゴム

耐塩素水性

JIS K 6769準拠

○

浸出試験

JIS S 3200-7準拠○

耐候性

SWM×3000h（紫外線照射量換算：10年以上）○

保温材施工上の注意
必ず専用の面取器で管の切断面処理をしてください。

注 意管の挿入部は真っ直ぐにしてください。

エコキュート用連絡配管、風呂追焚配管用部材

PIPE（ｅパイプ）
PLANET（ｅプラネット）

PLANET

施工前に必ずお読みください。

継手に対して管を真っ直ぐ挿入してください。

面取器
ナナメ
真っ直ぐ根本まで確実にねじ込む

面仕上げなしや、仕上げが不十分な場合挿入が固くなり、挿入不足の原因となります。管の先端が曲がっている場合挿入が固くなり、挿入不足の原因となります。管の端面が所定位置まで挿入されたことを継手の透明部分で確認してください。

袋ナットとツバ部とのすき間がないことを目視で確認してください。

この間透明ナナメ挿入の場合挿入が固くなり、挿入不足の原因となります。

継手の樹脂部を工具でつかんでねじ込むことは、破損および継手の性能を損なうおそれがありますのでおやめください。
スパナ・モンキー

すき間がない挿入不足は漏水の原因となります。

継手の直近で曲げないでください。

継手部分が露出されている場合は必ず保温材を巻いてください。

この印刷は、環境保護のため制定されたCAA（大気洗浄）によるVOCs（揮発性有機化合物）規制に対応した環境に優しい大豆油インキで印刷しております。

ベンダー不要

すき間がある

締め込み不足は漏水の原因となります。

銅管と銅管アダプターなどをロー付接続する場合は、ロー付け部を冷却後、継手のねじ接続を行ってください。

10cm以上管が座屈するおそれがあります。

パイレン

PIPE管・継手が損傷することがあります。

継手が損傷することがあります。

管を一度挿入した継手は再使用できません。

アルミ複合管がさらに進化して新登場!!

継手を分解しないでください。

〜面倒なベンダー作業が必要ありません〜

管挿入後、袋ナット締め込み前に管または継手を回転しないでください。
エルボ等の向き調整は袋ナット締め込み後に行ってください。

落下や強い衝撃は、継手の機能を損なうおそれがあります。
継手を落としたり、投げたり、ハンマー等で打撃を加えたりしないでください。

再生紙を使用しております。 09.08（Ａ）