事務連

絡

平成 21 年 1 月 30 日
各都道府県
農業集落排水事業 担当課長 様
農業集落排水事業諸基準等作成全国検討委員会
委 員 長

篠 原 慎 一（神奈川県環境農政部農地課長）

農業集落排水施設汚水処理施設構造設計参考書 平成 20 年度改訂版の正誤表について拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は、当委員会の運営につきまして、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、昨年当委員会で改訂しました標題の参考書について、内容の一部に別添正誤表のとおり訂正がありましたのでお知らせいたします。
恐れ入りますが、貴職より管内関係機関への周知をよろしくお願いいたします。
敬具（問い合わせ先）（社）地域資源循環技術センター
設計審査部 審査基準班
田中、小鹿、井上TEL 03-3432-6286

注
平成 21 年 2 月に発行した第 2 版（初版は平成 20 年 8 月発行）は、この正誤表を反映し、内容を修正したものとなっています。
平成 21 年 2 月 地域資源循環技術センター

農業集落排施設汚水処理施設構造設計参考書

訂正事項

平成 20 年度改訂版

正誤表① p.33 によると杭基礎の場合は「根入れ効果による土圧の増分」を考慮することとなっているが、p.348、p.349 の直接基礎の場合にも誤って計上しているため、関連する一連の計算等に誤りを生じている。
② p.348、p.349、p.360、p.361 の地震時の荷重の計算において、「水平荷重」と「Z 方向モーメント」の符号に不整合があり、表の「原点における Z 方向モーメント Mz0」の値に誤った数値が示されているため、関連する一連の計算等に誤りを生じている。

注１）上記に関連する訂正頁は下表のとおりである。ただし、この中には、次頁以降の正誤表に関連する頁も含む。
注２）訂正頁は広範囲に渡るため、（社）地域資源循環技術センターのホームページ（URL : http://www.jarus.or.jp/book/seigohyou.htm）に下表の訂正版を掲載することとする。
（訂正頁のみ抜粋して掲載。訂正箇所は赤書きで表示）

全 訂 正 頁 一 覧 表目次

訂第２章 汚水処理施設構造計算例
第１節 処理水槽のスラブ構造計算例（直接基礎）
第２節 処理水槽の基礎杭構造計算例
第３節 処理水槽底版・側壁のスラブ構造計算例（杭基礎）参考資料
参考資料－３ 偏心を考慮した荷重の計算例
参考資料－４ 杭基礎構造計算結果出力
第３章 汚水処理施設構造計算チェックリスト
チェックリスト記入例

正頁

p.129、130、132～134、138、139
p.155、160～164、166、167、169～174、176
p.183、186
p.343、348～363
p.365、368、373～380、383、384、387、388、391、392、395～400
p.470

ここでは、前述訂正事項に関連する一例（p.348）だけを掲載する。
【 訂正箇所の一例（p.348）】

≪正≫

≪誤≫

水槽平水時（X 方向加震：→（＋方向））番号

荷重区分①②③④⑤⑥⑦⑧⑨
小計⑩ABC計

頂版自重＋設備荷重
建屋荷重
側壁・隔壁自重
中床版自重
底版自重＋張出し上部土重
水槽内梁自重階段自重無筋コンクリート自重
砂詰め自重
水槽内水重
揚圧力
動水圧
根入れ効果の土圧増分

鉛直荷重
（kN）
2,709.36
1,914.50
15,041.50
382.9016,615.75
545.4964.14
2,991.38
1,910.70
42,175.72
9,030.78

水槽平水時（X 方向加震：→（＋方向））
水平荷重
（kN）
541.86382.903,008.28
76.59
2,091.88
109.0712.83
598.27382.137,203.81

原点における原点における原点におけるX 方向モーメント

Y 方向モーメント

Z 方向モーメント

MX0（kN･m）
40,001.70
35,537.10
236,839.20
8,334.70
243,174.70
6,540.10
1,498.00
46,930.60
39,367.00
658,223.10
86,817.10

MY0（kN･m）
21,550.80
7,879.90
124,999.90
2,262.90
132,980.50
3,998.90
471.4030,508.80
14,763.50
339,416.60
82,327.10

1,624.06
51,206.50

8,827.87

MZ0（kN･m）
3,753.10
2,680.30
10,013.30
148.1090.70
710.6054.40
936.50305.9018,692.90

4,330.60
745,040.20

421,743.70

23,023.50

番号

荷重区分

①②③④⑤⑥
⑦⑧⑨
小計
⑩ABC
計

頂版自重＋設備荷重
建屋荷重
側壁・隔壁自重
中床版自重
底版自重＋張出し上部土重
水槽内梁自重階段自重無筋コンクリート自重
砂詰め自重

前述訂正事項に関連する以外の訂正箇所については、次頁以降の正誤表のとおり。
－ 1 －

水槽内水重
揚圧力
動水圧
根入れ効果の土圧増分

鉛直荷重
（kN）
2,709.36
1,914.50
15,041.50
382.9016,615.75
545.4964.14
2,991.38
1,910.70
42,175.72
9,030.78

51,206.50

水平荷重
（kN）
541.86382.903,008.28
76.59
2,091.88
109.0712.83
598.27382.137,203.81

1,624.06-5,042.67
3,785.20

原点における原点におけるX 方向モーメント

Y 方向モーメント

Z 方向モーメント

MX0（kN･m）
40,001.70
35,537.10
236,839.20
8,334.70
243,174.70
6,540.10
1,498.00
46,930.60
39,367.00
658,223.10
86,817.10

MY0（kN･m）
21,550.80
7,879.90
124,999.90
2,262.90
132,980.50
3,998.90
471.4030,508.80
14,763.50
339,416.60
82,327.10

MZ0（kN･m）-3,753.10-2,680.30-10,013.30-148.10-90.70-710.60-54.40-936.50-305.90-18,692.90

745,040.20

421,743.70

原点における-4,330.60-12,984.88-36,008.38

農業集落排施設汚水処理施設構造設計参考書

平成 20 年度改訂版

正誤表
（１／４）

頁

項目（行）

139 頁

23 行目

164 頁

15 行目

≪正≫

≪誤≫

※８；「Ｙ方向加震（＋）
」の汚泥貯留槽(1)の値です。

※８；「Ｘ方向加震（－）
」の汚泥貯留槽(1)の値です。

1.3512・α・E0・D5/8

1.3512・α・E・D5/8）8/29

β＝（4・E・I

166 頁）8/29

β＝（4・E・I

8 行目

Axz

＝Azx＝Σ（Kv－K1）・sinθi・cosθi

Axy＝Ayx＝Σ（Kv－K1）・sinθi・cosθi

11 行目

Axa

＝Aax＝Σ｛（Kv－K1）Xi・sinθi・cosθi－K2・cosθi｝

Axα＝Aαx＝Σ｛（Kv－K1）Xi・sinθi・cosθi－K2・cosθi｝

15 行目

Azz

＝Σ（Kv・cos2θi＋K1・sin2θi）

Ayy＝（Kv・cos2θi＋K1・sin2θi）

18 行目

Aza

＝Aaz＝Σ｛（Kv・cos2θi＋K1・sin2θi）・Xi＋K2・sinθi｝

Ayα＝Aαy＝Σ｛（Kv・cos2θi＋K1・sin2θi）・Xi＋K2・sinθi｝

167 頁

1 行目

Aaa ＝Σ｛（Kv・cos2θi＋K1・sin2θi）
・Xi2＋（K2＋K3）
・Xi・sin Aαα ＝Σ｛（Kv・cos2θi＋K1・sin2θi）・Xi2＋（K2＋K3）・Xi・
θi＋K4｝
sinθi＋K4｝

169 頁

3 行目

杭軸直角方向力 Phi※４およびモーメント Mti※５

杭軸直角方向力 Phi※４およびモーメント MTi※５

170 頁

3 行目

地震時 X 方向（＋）、1 番目の杭の場合を例にとると

地震時 X 方向、1 番目の杭の場合を例にとると

5 行目＝0.00182m×1.0－0.0＝0.00182m＝0.00108m×1.0－0.0＝0.00108m

7 行目

δzi’＝δx・sinθi＋（δz＋α・Xi）cosθiδzi’＝δx・sinθi－（δz＋α・Xi）cosθi

8 行目

地震時 X 方向（＋）、1 番目の杭の場合を例にとると

地震時 X 方向、1 番目の杭の場合を例にとると

9 行目

δz1’＝δx・sinθ1＋（δz＋α・X1）cosθ1δz1’＝δx・sinθ1－（δz＋α・X1）cosθ1

13 行目

地震時 X 方向（＋）、1 番目の杭の場合を例にとると

地震時 X 方向、1 番目の杭の場合を例にとると

18 行目

地震時 X 方向（＋）、1 番目の杭の場合を例にとると

地震時 X 方向、1 番目の杭の場合を例にとると

21 行目

モーメント Mti（kN･m）についてはモーメント MTi（kN･m）については

23 行目

Mti＝-K3・δxi’＋K4・α

MTi＝-K3・δxi’＋K4・α

24 行目

地震時 X 方向（＋）、1 番目の杭の場合を例にとると

地震時 X 方向、1 番目の杭の場合を例にとると－ 2 －農業集落排施設汚水処理施設構造設計参考書

平成 20 年度改訂版

正誤表
（２／４）

頁

項目（行）

170 頁

25 行目

171 頁

表

≪正≫

≪誤≫

Mt1＝-K3・δx1’＋K4・αMT1＝-K3・δx1’＋K4・α

常時における、杭に作用する軸力（2-1-8.より）は以下のとおりです。

常時における、杭に作用する軸力（2-1-8.より）は以下のとおりです。

軸力の最大値
PNmax（kN）
1,653.8
1,566.0

X 方向
Y 方向

軸力の最小値
PNmin（kN）
1,404.4
1,486.9

許容支持力Ra（kN）※２1,655

照査
PNmax≦RaOKOK

軸力の最大値
PNmax（kN）
1,653.3
1,565.6

X 方向
Y 方向

1,653,800N

12 行目＝4.0N/mm2＋

174 頁

1,655

照査
PNmax≦RaOKOK＝4.0N/mm2＋＝8.60N/mm2
192,200mm2

15 行目

PNmax＝1,653,800N

PNmax＝1,653,000N

18 行目

σc＝12.60N/mm2≦23.0N/mm2

σc＝8.60N/mm2≦23.0N/mm2

5 行目

0.999（PNmax／Ra＝1,653.8kN／1,655kN）

0.999（PNmax／Ra＝1,653.3kN／1,655kN）

6 行目

0.849（PNmin／PNmax＝1,404.4kN／1,653.8kN）

0.850（PNmin／PNmax＝1,404.8kN／1,653.3kN）

5 行目

X 方向より大きい Y 方向の曲げモーメントを採用します。

Y 方向より大きい X 方向の曲げモーメントを採用します。

8 行目

本例では Y 方向の値となります。

本例では X 方向の値となります。

杭頭ピン結・地震時 Y 方向

杭頭ピン結・地震時 X 方向

176 頁

図183 頁

7 行目

PNmax
σcv＝

1,653,800N

9 行目
3 行目

σcv＝

π×（700mm)2／4＝4.30N/mm2＝π×（700mm)2／4

PNmax＝1,653,300N

PNmax
τv＝

1,653,300N

π・D2／4

PNmax＝1,653,800N
1,653,800N

PNmax＝0.54N/mm２＝π・（D＋h）・h

4 行目

PNmax
＝4.30N/mm2＝π・D2／4

186 頁

許容支持力Ra（kN）※２

1,653,300N＝12.60N/mm2

192,200mm2

173 頁軸力の最小値
PNmin（kN）
1,404.8
1,487.3π×（700mm+700mm）×700mm

τv＝π・（D＋h）・h

PNmax＝1,653,300N

PNmax＝1,653,800N－ 3 －1,653,300N＝0.54N/mm２＝π×（700mm+700mm）×700mm

農業集落排施設汚水処理施設構造設計参考書

平成 20 年度改訂版

正誤表
（３／４）

頁

項目（行）

343 頁

4 行目

≪正≫

≪誤≫

Mx＝1.24m×43,826.34kN≒54,388.49kN･m

Mx＝1.24m×43,826.34kN＝54,388.49kN･m（計算結果は電算出力値による）
5 行目

My＝-0.15m×43,826.34kN＝-6,442.47kN･m

My＝-0.15m×43,826.34kN≒-6,442.47kN･m（計算結果は電算出力値による）

7 行目

Mx＝0.23m×54,945.98kN＝12,857.36kN･m

Mx＝0.23m×54,945.98kN≒12,857.36kN･m（計算結果は電算出力値による）

8 行目

My＝-0.08m×54,945.98kN＝-4,230.84kN･m

My＝-0.08m×54,945.98kN≒-4,230.84kN･m（計算結果は電算出力値による）

348 頁

下表

中床版自重

中床版・前処理室自重

349 頁

表

中床版自重

中床版・前処理室自重

360 頁

下表

中床版自重

中床版・前処理室自重361 頁

表

中床版自重

中床版・前処理室自重－ 4 －

農業集落排施設汚水処理施設構造設計参考書

平成 20 年度改訂版

正誤表
（４／４）

頁

項目（行）

362 頁

15 行目～

≪正≫

≪誤≫

（削除）

（3）偏心率

28 行目
躯体の寸法

X＝29.71

Y＝17.56

水槽内平水時（X 方向加震：→（＋方向））
X 方向

ex0／L＝1.34m／29.71m＝0.05（＝ex）

Y 方向

ey0／L＝2.20m／17.56m＝0.13（＝ey）

水槽内平水時（X 方向加震：←（－方向））
X 方向

ex0／L＝-1.95m／29.71m＝-0.07（＝ex）

Y 方向

ey0／L＝-1.05m／17.56m＝-0.06（＝ey）

水槽内平水時（Y 方向加震：→（＋方向））
X 方向

ex0／L＝1.37m／29.71m＝0.05（＝ex）

Y 方向

ey0／L＝2.20m／17.56m＝0.13（＝ey）

水槽内平水時（Y 方向加震：←（－方向））

365 頁

タイトル

参考資料－４杭基礎構造計算結果出力X 方向

ex0／L＝-1.97m／29.71m＝-0.07（＝ex）

Y 方向

ey0／L＝-1.07m／17.56m＝-0.06（＝ey）

参考資料－４杭基礎構造計算結果出力（剛結合とピン結合の各計算及び比較）
399 頁

1 行目

4 章 基礎杭計算結果一覧表（最も危険側となる杭）4 章 基礎杭計算結果一覧表－ 5 －