結露のない快適な空間へ「NDシリーズ」

結露防止吹出口

結露防止吹出口結露防止カバータイプ
結露防止機構
誘引タイプ
ヒーター付

総販売元

本社

仙 台 支 店
東 京 支 店
名古屋支店

大 阪 支 店
広 島 支 店

福 岡 支 店

冷熱福岡支店
冷熱熊本支店
冷熱長崎支店工事部

福 岡 工 場
千 葉 工 場〒810-0051 福岡県福岡市中央区大濠公園 2-39

Tel.092-741-5031

Fax.092-741-5122〒105-0011 東京都港区芝公園 1-3-1

Tel.03-5776-4961

Fax.03-3431-6568〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央 2-9-27〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内 3-23-8〒550-0004 大阪府大阪市西区靱本町 1-11-7〒730-0041 広島県広島市中区小町 3-17

〒810-0051 福岡県福岡市中央区大濠公園 2-39
〒810-0051 福岡県福岡市中央区大濠公園 2-39
〒860-0834 熊本県熊本市南区江越 1-25-20〒850-0862 長崎県長崎市出島町 1-14

〒819-0005 福岡県福岡市西区内浜 2-4-38〒823-0013 福岡県宮若市芹田 586〒265-0045 千葉県千葉市若葉区上泉町 958-47

URL https://www.kuken.com

Tel.022-261-2530
Tel.052-953-3100

Tel.06-6449-6201
Tel.082-546-2590

Tel.092-741-5034
Tel.092-741-5033
Tel.096-243-7666
Tel.095-811-3117
Tel.092-707-6691

Tel.0949-32-1212
Tel.043-309-6510

Fax.022-261-2571
Fax.052-953-1721

Fax.06-6449-6205
Fax.082-546-2591
Fax.092-741-5030
Fax.092-781-8156

Fax.096-243-7500
Fax.095-811-3120
Fax.092-707-6692

Fax.0949-32-1217
Fax.043-309-6515

E-mail honbu@kuken.com

製造元

本 社・工 場

千 葉 工 場〒819-1321 福岡県糸島市志摩小富士 968〒265-0045 千葉県千葉市若葉区上泉町 958-47

URL https://www.kuchogiken.co.jp

Tel.092-328-1377

Tel.043-235-8792

Fax.092-328-1200

Fax.043-235-8798

E-mail toi-kgk@kuchogiken.co.jp※弊社製品の使用に際しましては、各製品の取扱説明書をお読みになり、注意事項、安全点検、清掃などの確認をお願いいたします。
※本カタログに記載された内容は、製品改良のため予告なく変更する場合がございます。
※本カタログに記載事項の無断転載及びコピーを禁じます。
※写真は撮影条件、印刷インキの特性などから実際の色とは異なる可能性があります。

ND-6-2212-400（PP）

カビやダニの発生、それに伴う健康被害。
結露が引き起こすトラブルはさまざま。
結露によって濡れた壁や床を放置しておくと、カビの発生を誘引します。カビは喘息の原因になるなど、健康への被害を招くほか、ダニのエサにもなってしまいます。長く放置するほど、カビやダニの増加という悪循環を招き、体調不良やアレルギーなどを引き起こしてしまうため、早めの結露対策が重要です。また、結露は壁紙にシミをつくるなど、建物の外観や構造にも悪影響を与えてしまいます。

結露のない、快適な空間へ。
空調用の吹出口・吸込口をはじめとする制気口は、温度・湿度の異なる空気が通るため、結露が発生しやすい場所となっています。
空研工業株式会社では、結露が発生しやすい制気口には、あらかじめしっかりとした対策を。
暖かい空気が冷たいものに触れ、水となって現れるのが結露です。空気は温度が高いほど多くの水蒸気を含むため、暖かい空気が出入りするエントランスや、熱いコンロのある厨房などに、より多く発生します。
また、一般的にマンションの方が戸建てより気密性が高いため、その分天井用吹出口
冷気

冷気

暖かい空気

暖かい空気
結露の発生

結露が生じやすくなっています。結露を発生させないためには、冷たい部分に暖かい空気が触れないようにする対策が有効です。あらかじめ対策を行うことで、結露の発生を防ぐことができます。

さまざまな環境に合わせて、より結露の発生しにくいヒーター付もご用意。
通常は結露防止カバーを取り付けることで結露の発生を防ぐ

高い技術力・生産力をもとにした結露対策をご提案。

ことができますが、沖縄など特に高温多湿の場所や、空気の国内トップシェアを誇る知識と実績で、出入りが多いエントランスなどでは、断熱材だけでは結露多様なニーズに対応いたします。の発生を防げない場合があります。そこで、吹出口をヒーターで温めて、より強力に結露の発生を抑えるヒーター付もご用意。
周囲の環境に合わせて使用タイプを選択することで、効果的な結露対策を行うことができます。

快適な空間を追求した技術力で空研工業独自の特許を取得。
空研工業ではカバーの構造・機構など、国内・海外でこれまで14 件の知的財産権を取得しています。それらの技術を組み合わせて活用することで、他にはない結露防止対策を実現。
これまで結露に悩まされていた場所でも、吹出口を取り替えるだけで結露を抑えられるようになります。エントランスなど環境的に結露が発生しやすい場所でも、しっかり抑えることができますので、ぜひお試しください。

01

BeforeAfter

02

INDEX
結露についてライン

ND-VTLライン

ND-KL
ユニバーサルグリル

ND-VHS
ユニバーサルグリル

ND-SFRG
シーリングディフューザー

ND-E2

シーリングディフューザー

ND-C2

シーリングディフューザー

ND-EP

シーリングディフューザー

ND-KP
03

04

空気層とカバーで冷やさない結露防止カバータイプ

冷気との接触を防ぐ
結露防止機構空気の流れを利用する誘引タイプ冷えにくい、結露防止カバーを付け、空気の層を挟むことで断熱効果を高めています。

吹出口本体等に断熱材を貼付することで、外気との接触を防いで、結露の発生を防ぎます。

誘引スリットにより外気を引き込むことで、空気を混ぜて程よい温 度に調整します。

結露防止カバータイプ

結露防止機構誘引タイプ

結露を防ぎ、室内を心地よく。
それぞれの吹出口の構造から結露ができるメカニズムを徹 底的に追求しました。
結露防止カバーや結露防止板などで 結露発生を原因からしっかり防ぎます。

結露防止カバー無し
従来品

結露防止カバー付き
透明タイプ

塗装タイプ

塗装タイプはカバーの色をご指定頂けます。

注意事項

05

ご使用条件により、結露防止カバーの取り付け状態に支障をきたす恐れがございます。詳細は弊社営業担当者にお問い合わせください。

06

結露について結露について結露防止カバータイプ

結露防止カバータイプ

結露防止機構結露防止機構結露防止カバータイプ

結露防止カバータイプ
誘引タイプ

誘引タイプ

額縁全周に結露防止カバーを取り付け、結露の発生を防ぎます。

断面図標準型では、額縁全体に結露が発生します。結露防止対策として、額 縁 全 周に結露防止カバーを取り付けています。

ND-VTL 型は羽根 が 可動し、風 向を変えることが できる

熱を伝導しにくい結露防止カバーと空気層で断熱を行うことタイプとなります。そのため、ND-KL 型とは異なり、全周結露限界曲線

標準型

6560555024

正面図9085

ND 型

8075

側面図標準型

701817161514136560552526272814291530※線より下方領域では結露を発生しません。
※VL 型、オート型も共通の結露限界曲線です。

3116321718333435温度（℃）

50242526272814291530※線より下方領域では結露を発生しません。
※オート型も共通の結露限界曲線です。

311632171833

側面図

Q&AQ&A181716151413結露限界曲線

結露防止カバー

吹出温度︵℃︶

75

結露防止カバー湿度︵％︶

吹出温度︵℃︶

ND型

結露防止カバー

結露防止カバー

正面図

80
70

みに吹き出します。
結露防止カバー

ヒーター付
施工要領および注意事項※VL 型、オート型（自動風向可変型）での製作もできます。
※平成 12 年1月以降に納入された吹出口であれば、後から装着も可能です。
※ご使用条件により、結露防止カバーの取り付け状態に支障をきたす恐れがございます。
詳細は弊社営業担当者にお問い合わせください。

湿度︵％︶

ヒーター付
施工要領および注意事項

ND-KL 型は羽根が固定されているため、空気は下方向の結露しやすい風の吹出口を、しっかりカバーします。

90

07

で、結露を発生しにくくしています。

だけでなく中央にも結露防止カバーを取り付けています。

85

断面図
ヒーター付

ヒーター付

額縁全周と中央に結露防止カバーを付け、優れた結露防止効果を発揮します。

3435
温度（℃）

08

結露について結露について結露防止カバータイプ

結露防止カバータイプ

結露防止機構結露防止機構結露防止カバータイプ

結露防止カバータイプ
誘引タイプ

誘引タイプ

スプリング脱着式で手軽にフィルターの取り外しが可能です。

断面図

アウトします。スプリング脱着式となっているため、本体外側を引っ張るだけで、手軽にフィルターの取り外しができます。

全周に結露防止カバーを取り付け結露の発生を防止します。

結露防止カバー

結露限界曲線

結露限界曲線

75標準型

70656090857565555024272814291530311632171833※線より下方領域では結露を発生しません。
※V 型、H 型などユニバーサルグリルも共通の結露限界曲線です。

3435
温度（℃）

181716151413605526

標準型

70502425ND 型

802526272814291530311632171833※線より下方領域では結露を発生しません。
※V 型、H 型などユニバーサルグリルも共通の結露限界曲線です。

Q&A

Q&A

181716151413

吹出温度︵℃︶

ND 型

湿度︵％︶

吹出温度︵℃︶

90

正面図

結露防止カバー

ヒーター付
施工要領および注意事項

結露防止カバー※平成 12 年1月以降に納入された吹出口であれば、後から装着も可能です。
※ご使用条件により、結露防止カバーの取り付け状態に支障をきたす恐れがございます。
詳細は弊社営業担当者にお問い合わせください。

正面図

湿度︵％︶

ヒーター付
施工要領および注意事項にも対応できます。

※平成 12 年1月以降に納入された吹出口であれば、後から装着も可能です。
※ご使用条件により、結露防止カバーの取り付け状態に支障をきたす恐れがございます。
詳細は弊社営業担当者にお問い合わせください。

結露防止カバー

V 型や H 型、VH 型にも対応しております。

VHS 型の他にも、V 型やH 型など、さまざまなタイプのグリル

8009

断面図

フィルター付で、外気のゴミやホコリなどをしっかりシャット

多くのビルで使われている標準的なユニバーサルグリルの額縁

85

ヒーター付ヒーター付

ユニバーサルグリルの額縁を結露防止カバーで覆い、結露によるシミや汚れを防ぎます。

3435
温度（℃）

10

結露について結露について結露防止カバータイプ

結露防止カバータイプ

結露防止機構結露防止機構結露防止カバータイプ

結露防止カバータイプ
誘引タイプ

誘引タイプ
〈水平吹出でのみご使用ください〉

標準型の水平吹出の場合、一次空気に覆われない箇所であるセンターコーン部に結露防止板を貼り付け、断熱材で冷気を遮断します。

断面図

外コーン額縁 4 コーナー部、センターコーンに結露が発生しコーン以外のコーンを全て覆うため、暖気の二次空気はコーンと額縁の間より垂直に吹き出し、額縁に結露が発生していました。そこで、額縁には結露防止カバーを全周に取り付け、502414標準型

251326272814291530※線より下方領域では結露を発生しません。

3116321718333435温度（℃）

結露限界曲線

正面図

9085

ND 型

8075

1817161570656055502414標準型

25

結露防止板

※結露防止板は吹出フェースと同色仕上げ

Q&A55フレーム※平成 12 年1月以降に納入された吹出口であれば、中コーンの交換も可能です。

ヒーター付
施工要領および注意事項

Q&A65※結露防止板は吹出フェースと同色仕上げ

吹出温度︵℃︶

18171615

結露防止板

湿度︵％︶

吹出温度︵℃︶

湿度︵％︶

ヒーター付
施工要領および注意事項

757060ターコーンに侵入しないように断熱材をセットしております。
結露防止カバー

正面図
ND 型

断熱材部だけは吹出気流の誘引により二次空気が直接触れるため、ないよう、熱伝導の低い結露防止板を貼り付け、冷気がセン※ご使用条件により、結露防止カバーの取り付け状態に支障をきたす恐れがございます。
詳細は弊社営業担当者にお問い合わせください。

80に触れることなく水平に吹き出します。そのため、センターコーン結露が発生します。そこで、センターコーンに二次空気が触れの発生を防ぎます。

8511断熱材

センターコーン表面には結露防止板を貼り付けることで、結露

90

断面図

標準型の水平吹出の場合、冷気である一次空気がセンターやすくなっています。また、垂直吹出の場合は、センターコーン

結露限界曲線

ヒーター付ヒーター付

結露防止カバーと結露防止板で結露を防ぎます。

※垂直吹出でご使用になると外コーンに結露が発生します。

1326272814291530※線より下方領域では結露を発生しません。

3116321718333435
温度（℃）

12

結露について結露について結露防止カバータイプ

結露防止カバータイプ

結露防止機構結露防止機構結露防止カバータイプ

結露防止カバータイプ
誘引タイプ

誘引タイプ
〈水平吹出でのみご使用ください〉

パン裏部に断熱材を貼り付けることで、パン表面の結露を防ぎます。

断面図

ND-C2 型と同様に、冷房時水平吹出の場合、外コーンは一次の間より垂直に吹き出しますので、額縁に結露が発生します。

誘引された暖気の二次空気が触れるため結露が発生します。

空気に覆われるため結露の発生はありませんが、中パン部にはそこで、額縁部に結露防止カバーを取り付け、さらに中パンそこで、中パン裏面に断熱材を貼り、中パン表面への冷気の※ご使用条件により、結露防止カバーの取り付け状態に支障をきたす恐れがございます。
詳細は弊社営業担当者にお問い合わせください。

結露限界曲線

正面図

75標準型

65605550242526272814291530※線より下方領域では結露を発生しません。

3116321718333435
温度（℃）

結露限界曲線

正面図

9085ND 型

8075標準型

7018171615141365605550242526272814291530※線より下方領域では結露を発生しません。

311632171833断熱材

Q&A

Q&A

181716151413

外コーン

吹出温度︵℃︶

ND 型

80

断熱材

湿度︵％︶

吹出温度︵℃︶

9070

結露防止カバー

ヒーター付
施工要領および注意事項

熱伝導を抑え、結露を防ぎます。

を防ぎます。

湿度︵％︶

ヒーター付
施工要領および注意事項

裏側には熱伝導を防ぐための断熱材を貼り付け、結露の発生

85

13

断面図

標準型の水平吹出の場合、一次空気に覆われない箇所（パン表面部）に結露が発生します。垂直吹出の場合、パンと額縁ヒーター付

ヒーター付

額縁部に結露防止カバーを取り付け、さらに中パン裏側にも断熱材を貼り付けました。

※垂直吹出でご使用になると外コーンに結露が発生します。

3435
温度（℃）

14

結露について結露について結露防止カバータイプ

結露防止カバータイプ

結露防止機構結露防止機構結露防止機構結露防止機構断熱材を貼り、温度差が大きいペリメーター部天井に取り付ける吹出口の結露を防ぎます。

正面図

オフィスにあるグリッド天井およびシステム天井用の低温吹出吹出口本体に断熱材を貼り付け、一次空気と外気の接触をヒーター付ヒーター付

センターコーンを断熱構造とすることで、低温吹出空調にも対応します。
空調に対応します。結露防止対策として、断熱材を入れて組み断面図防ぎます。グリッド天井やシステム天井の窓に近いペリメー立て、センターコーンそのものを断熱構造にしています。

ター部天井に設置します。

エアコンや空調室からの低温吹出空調にも対応しており、結露限界曲線

ND型

757060555024標準型

252627281429153031163217※線より下方領域では結露を発生しません。
※フェース面断熱構造センターコーンの結露限界となります。

18331615141312113435
温度（℃）

9085

断熱構造センターコーン

8075

グリッド天井用〈照明組込型〉

70

ズレ防止器具65

照明器具（除外品）

ND型

照明器具（除外品）

60

Tバー
（除外品）

55標準型

50242526272814293015※線より下方領域では結露を発生しません。
※結露防止シート貼付部の結露限界となります。

311632ネック

側面図111733181615141312Q&A

Q&A

65

吹出温度︵℃︶

80

湿度︵％︶

吹出温度︵℃︶90

φ10 30 長穴

結露限界曲線システム天井用

ヒーター付施工要領および注意事項

正面図

側面図
湿度︵％︶

ヒーター付施工要領および注意事項

冷たい空気が通っても、結露が発生しません。

8515誘引タイプ

誘引タイプ※写真は ND-GTL-D 型になります。

3435
温度（℃）

16

結露について結露について結露防止カバータイプ

結露防止カバータイプ

結露防止機構結露防止機構結露防止機構結露防止機構
誘引タイプ

誘引タイプ
誘引気流

中枠

断面図

フラットタイプで額縁がすっきりしているため、ダウンライト

ポリエチレン 2t
灰色（外貼り）のようなイメージで天井に設置できるノズルです。中ノズルは 360 回転できるので、風向も自由に変えることができます。
ノズル内部に断熱材を貼ったテーパーがあることで、冷気を※シングル型での製作もできます。
誘引気流

ネオスポンジ 2t 黒色（内貼り）

正面図

結露限界曲線

75標準型

70ND 型

85

181716151413128075

標準型

706560555550245024252627282914301531163233※線より下方領域では結露を発生しません。
※W 型（二重ノズル）、オートW 型も共通の結露限界曲線です。

171834 35温度（℃）

25262728291430※線より下方領域では結露を発生しません。
※シングル型も共通の結露限界曲線です。

15311632

1733Q&AQ&A

656090

吹出温度︵℃︶

1817161514131280

湿度︵％︶

ND 型

吹出温度︵℃︶

90

正面図

結露限界曲線

ヒーター付施工要領および注意事項

額縁に触れさせず、結露の発生を抑えます。

※W 型（二重ノズル）、オートW 型での製作もできます。

湿度︵％︶

ヒーター付
施工要領および注意事項

ポリエチレン 2t 貼り

誘引気流

フラットタイプで額縁をすっきりデザイン。
360 回転で風向も自由自在です。

ヒーター付

誘引気流

標準のノズルは、吹出気流が外ノズル全体から吹き出すため、R 形状の額縁周囲が冷やされ、その額縁に沿って誘引されてくる二次空気が額縁を覆うため、R 形状部に結露が発生します。
ND 型はノズル内部にもうひとつテーパーの中筒をつくり、その中を一次空気である冷気が吹き出すようにしています。すると、天井内の空気が誘引され、額縁は熱伝導を遮断された状態に。
また、テーパー筒外側は断熱材を貼っておりますので、結露の心配はありません。

8517概略図

吹出気流

ヒーター付

ノズル内部にテーパーの中筒があることで、冷気を額縁に触れさせずに吹き出します。

1834 35
温度（℃）

18

結露について結露について

結露防止カバータイプ

結露防止カバータイプ

結露防止機構結露防止機構結露防止機構

誘引タイプ
誘引タイプ

誘引タイプ
〈天井レターン仕様でご使用ください〉

パンカー内部を二重構造として空気層を設け、さらに断熱材を内部に貼り付けて熱伝導を少なくする構造に。断熱材を内部に貼り付けることにより、意匠は変更せずに結露防止対策が行えます。また、断熱材が内部にあるため、劣化の恐れを最小限にとどめることが可能となっています。

概略図

吹出気流

結露 防止 対 策として、空調 機から送られた気 流は、チャンバー BOX内のガイドベーンによって強くなり、逆にガイドベーン放熱フィン

誘引スリット

C:天井面誘引空気

D:室内側誘引空気
ミキシング気流
総風量＝A＋B＋C＋D

正面図

結露限界曲線
吹出温度︵℃︶

湿度︵％︶807570

ND型

65

側面図

吊り金具A

チャンバー

60551817161550454024252627282930※線より下方領域では結露を発生しません。

313233143435
温度（℃）

Q&A

吹出温度︵℃︶

湿度︵％︶

Q&A

908580ND型
757065
20196018
標準型
17165515145015 16 17 18 19 20
101112 1324 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
温度（℃）

正面図

天井内の空気B:天井内誘引空気ヒーター付
施工要領および注意事項

結露を防ぐことができます。

吹出温度︵℃︶

湿度︵％︶

ヒーター付
施工要領および注意事項
19

結露防止シートより伝わった温熱で、スリット周囲および設置部が冷やされず、※線より下方領域では結露を発生しません。

ガイドベーン

外気が入りやすく室内温度との差が大きい場所では、高所の型吹出口の「誘引スリット」に引き込まれ、かつ放熱フィンに908580ND型
7570652019標準型
18601716155550
15 16 17 18 19 2024 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
温度（℃）※線より下方領域では結露を発生しません。

空調機からの気流
A:一次空気の裏側は負圧に。それにより、天井内の暖かい空気は、NDP

結露限界曲線

（#16）

誘引原理図

吹出口や天井面に、結露や水滴の落下などが発 生します。

※アルマイトヘアライン仕上げとなります。

（#4〜#14）空気層
断熱材

室内温度の差が激しいロビーやエントランスの結露・水滴落下を防ぎます。

ヒーター付

ヒーター付

意匠を変更することなく結露防止対策が可能です。

Aポリエチレン5t

A-A断面図20結露について
結露防止カバータイプ
結露防止機構

ヒーター付
誘引タイプ

外部に面した窓際天井面に。
汚れやシミ、カビの発生などを防ぎ、美観を守ります。

断面図

電源ケーブル

面した窓際天井面に設置されることが多いライン型。結露をヒーター付（電安法適合品）よりも少し厚みがあります。

コードヒーター

正面図
結露限界曲線9590

ヒーター付

858075標準型

7016151413126560

側面図55502425262728291430※最大吹出風速 6m/sでの結露限界線です。
※線より下方領域では結露を発生しません。

21153116321733

コードヒーター

Q&A

外部に面したエントランスやロビーに最適です。

ことができます。ヒーター専用の額 縁となるため、標準型

ヒーター付
施工要領および注意事項

ヒーターが吹出フェースを温めることでより強力に結露の発生を防ぎます。

また、2 枚の羽根が動くことで、風量と風向の両方を調節する

吹出温度︵℃︶

ヒーター付の吹出口は、モールド樹脂

カビの発生や水滴落下を防止して、室内の美観を守ります。

湿度︵％︶

結露が 発生しやすい場所にも、強力に対応。

防止することにより、吹出口表面や周囲天井面の汚れ、シミ、ヒーター付

オフィスビルや公共施設、レストランやホテルなどの外部に

18

3435
温度（℃）

※製作寸法1000L ダクト寸法 2000L※差込型での製作はできません。

22結露について結露について結露防止カバータイプ

結露防止カバータイプ

結露防止機構結露防止機構

ヒーター付

ヒーター付

水滴の落下だけでなく、シミやカビも防ぐことで清掃の手間も大幅に減らします。

標準タイプと同じデザインのため、空間の統一化が図れます。

ロビーなどの高天井や壁面に取り付けられる MKG タイプ。
落下した水滴がロビーを通る人にかかる心配もなく、高所での断面図
コードヒーター

注意シール

額縁を使うため、標準型よりもやや厚みはありますが、ほぼ電源ケーブル変わらない外観から、同じ建物内でのデザインの統一も図れなので、デザインを統一できます。

ます。結露が発生しやすいエントランスはヒーター付、室内はノズル

注意シール

結露限界曲線

ヒーター付標準型

95907555555024502428291430※最大吹出風速６m/sでの結露限界線です。
※線より下方領域では結露を発生しません。

1531163217331834 35温度（℃）

252627281615141312291430※最大吹出風速 4m/sでの結露限界線です。
※線より下方領域では結露を発生しません。

153116321733Q&AQ&A

656027

標準型

7065

26

ヒーター付

85806025

正面図

結露限界曲線
吹出温度︵℃︶75

正面図

M5ビス（アース用）

モールド樹脂湿度︵％︶

16151413128580

吹出温度︵℃︶

9570

電源ケーブル

ヒーター付
施工要領および注意事項

VHS 型や H 型にも対応いたします。

コードヒーター

湿度︵％︶

ヒーター付
施工要領および注意事項

標準型など環境に応じてお使いいただけます。V 型の他にも、M5ビス（アース用）

9023

ダクト開口部補修（貴社ご施行）（切断面は養生してください）

さまざまな場所で幅広く使用されている機種です。専用のモールド樹脂

危険な清掃の手間も大幅に少なくなります。標準型と同じ厚み※W 型（二重ノズル）での製作もできます。

ダクト切り欠き

断面図

ヒーター付

ヒーター付

ヒーター付グリル

誘引タイプ

誘引タイプ

ヒーター付ノズル

183435
温度（℃）※一体型製作最大寸法は W H が 0.6m 2 以下で長辺寸法が 1200 以下。
最小寸法 200 200。

24

1. ダクトの切り欠き

皆様からよくあるご質問です。
導入の際のご参考にしてください。

1. 天井伏図に対する電源ケーブル位置のダクトを、切り欠き表側に折り曲げてください。
2. ダクト寸法から100ｍｍの位置を中心に切り欠きます。

※下図はグリル型を示します。他製品は施工要領にてご確認ください。
※切り欠きの位置を誤るとダクトでヒーター線を傷つけ、漏電の原因となり危険です。

ダクト切り欠き部 拡大図

短辺ダクト断面図
電源ケーブル接続面切り欠き部

Q

100（ダクト端からの距離）

C345

短辺ダクト（奥行）

結露防止カバーの装着方法をQ 教えてください。

垂直吹出（中コーンが上段位置）でのご使 用となっていると思われます。水平吹出に中コーン

C3

位置を変更してください。また、中コーンは結露結露防止機構防止型に変更してください。

天井伏図に対する電源ケーブル位置

100

Ｈグリル

100

ヒーター

ＨＶグリル

Q

3. 器具の取付15

色は外コーンの近似色となります。

Q グリルの羽根が結露する理由は？
偏流により誘引空気が羽根に触れた場合に結露発生の恐れがあります。

Q既設の吹出口に結露防止カバーは後付けできますか？

取 付 ビ スを 緩 めフェースを引き出します。

枠立上り部外側に 枠内側にカバーをカバーを掛けます。 押し上げ装着完了です。

結露防止カバーは納入後のQ メンテナンスは必要ですか？
メンテナンスは基本的には不要です。

※使用状況・環境により必要な場合もあります。

結露防止カバーにQ 色は付けられますか？
塗装により色付けできます。ご発注時に、色をご指定ください。ただし、コーナー部が目立つヒーター付ヒーター付場合がございます。

形式によりますが、平成12 年１月以降に納入された弊社製品であれば、後から装着も可能です。

他社製品にも結露防止カバーはQ 装着できますか？

他社製品とは形状が異なりますので、装着できません。

ヒーター付吹出口の定期点検は、

Q 何をしたら良いでしょうか？
□ 漏電はないか□ ケーブルにキズはないか□ 異常な変色はないか□ 異常な発熱はないか

ヒーター付
施工要領および注意事項

ヒーター付施工要領および注意事項□ 本体の変形はないか等の確認を行ってください。

Q 結露防止カバーは結露しますか？

※他の電気器具と同様にメンテナンスを怠ると、火災の原因になることがあります。

Q&A

Q&A

1. 電気工事は、第二種電気工事士以上の有資格者がご施工ください。
2. 定格電圧（AC100V）以外でのご使用は避けてください。
3. 接地工事をしてください。
（商品に接地端子を取り付けております。）
4. 漏電ブレーカーを付けてください。
5. 商品取り付け後に、必ず漏電テストを行ってください。
6. 電源は空調機と連動させてください。
7. ヒーター使用は冷房時のみとし、暖房時は電源が切れるようにご施工ください。
8. 本体およびヒーター線は改造しないでください。
9. 電源ケーブルを引っ張ったり、傷つけたりしないでください。
10. 本体に強い衝撃を加えないでください。
11. 指定寸法にダクトを切り欠き、電源を接続してください。
12. 通電状態での取り扱いはしないでください。
13. 取り扱いをされる場合は、保護具を準備してください。
14. 消費電力は 15％以内で変わります。
15. 消費電力は仕様図面を参照してください。
16. 水ぬれ、塗装、分解厳禁。
17. 電源ケーブル接続部はホコリなどが溜まらないように、トラッキング防止を行ってください。
18. 長期間安全にご使用いただくため、必ず定期点検を実施してください。
この条件以外でご使用の場合は、お近くの窓口までお問い合わせください。

あれば、中コーンの交換で対応できます。ただし、

15

1. シャッターおよび取付枠の折り返しが、天井面（壁面）より出ないようにしてください。
2. 電源が遮断されていることを確認し、電源ケーブルを接続してください。
3. 電源ケーブルをダクト外部に引き出し、シャッターや取付枠の開口部をエアー漏れがないようにダクトテープ等で修復してください。
4. 電源ケーブルを傷つけないように確認し、吹出口を挿入してください。
5. 電源ケーブルを挟み込まないように、タッピンネジで締め付けてください。
6. 電源ケーブル断線の危険がありますので過度の締め上げは避けてください。

4. 取り扱いの注意

平成 12 年1月以降に納入された弊社製 C2 型で電源ケーブル9〜12

1. 電源ケーブルを傷つけないためにも、ダクト先端と天井面は 9〜12ｍｍでご施工ください。
2. 天井ボードが 12mm 以上になる場合は右図のようにダクト切り欠き部（50ｍｍ）の天井ボードを切断してケーブルルートを確保してください。

既設 C2 型の中コーンのみ交換して結露防止型にできますか？

誘引タイプ

誘引タイプ

2. ダクトの取付12以上

ヒーター

ＶＨグリル

12Ｖグリル100

結露防止機構

9 〜 12

切り欠き5055

表に折り曲げてください

切り欠き5050

丸アネモ（C2 型、KP 型）の外コーンが結露していますがなぜですか？

結露防止カバータイプ

結露防止カバータイプ

Q&A

100

25

結露について結露について

ヒーター付 施工要領および注意事項

結露限界を越えた場合は、結露防止カバー表面に結露が発生します。

26