もくじ（Ⅰ）安全上の注意

取扱説明書 ( 据付説明書付）(1)取扱上のご注意・・・・・・・１(2)据付上のご注意・・・・・・・４

型式
ＲＨＥ－１３４Ｅ（Ⅱ）取扱編ＲＨＥ－１５４Ｃ
使用前
使用方法

暖房
自動送風機スイッチ

運転運転停止

運転スイッチ

点検・ その他

冷房手動(1)各部のなまえとはたらき・・・６(2)使用前の準備・・・・・・・・８(3)使用方法・・・・・・・・・１１(4)点検・お手入れ・保管・・・１３(5)故障・異常の見分け方と処置方法・・・・２０( 6 ) 仕様・・・・・・・・・・・２２( 7 ) 移設・廃棄・譲渡・・・・・２４（Ⅲ）据付編ＲＨＥ－１３４Ｅ

このたびは「ネポングリーンソーラ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。この商品を安全に正しくご使用していただくために、お使いになる前にこの「取扱説明書」をよくお読みになり、十分にご理解してください。

据付けお客様へ( 1 ) 開梱・・・・・・・・・・・２５( 2 ) 据付場所の選定・・・・・・２６( 3 ) 基礎工事・・・・・・・・・２６( 4 ) 吹出口の取付け・・・・・・２７( 5 ) 水配管の施工・・・・・・・２８( 6 ) 電気配線・・・・・・・・・２９( 7 ) 試運転・・・・・・・・・・３１

お読みになった後は、お手元において、ご利用ください。

工事をされる方へ工事を始める前に必ず「取扱説明書」をお読みになり「据付編」に従って工事を行ってください。
工事完了後、必ずこの「取扱説明書」をお客様にお渡しください。

製品保証「ネポングリーンソーラ」(温泉水・地下水用節水型熱交換機)は、全国各地に分布する温泉水や地下水を熱源として、今までにない簡便さで熱源を有効利用することにより、設備費や維持費の大幅な節約が実現された画期的な節水型システ「保証書」は別途添付しています。

ムです。

「取扱説明書」と同様、大切に保管しておいてください。

319794000 P

( Ⅰ) 安全上のご注意

取扱上のご注意

・ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
・ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容ですから必ず守ってください。
・表示と意味は、次のようになっています。

表示

表示の意

味

安
全
上の注
意

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じ危険 ることが想定される内容を示します。

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される

警告 内容を示します。

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害のみの発生が想注意 定される内容を示します。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を意味します。

記号の例
図記

号

図記号の意

味

△は、注意（危険、警告を含む）を示します。
具体的な注意内容は、△の中や近くに絵や文章で示します。
は、禁止（してはいけないこと）を示します。
具体的な禁止内容は、 の中や近くに絵や文章で示します。
分解禁止

左図の場合は「分解禁止」を示します。
●は、強制（必ずすること）を示します。
具体的な強制内容は、●の中や近くに絵や文章で示します。

アース工事

左図の場合は「アース工事」を示します。

1

安
全
上の注
意

( Ⅰ) 安全上の注意

安
全
上の注
意

取扱上のご注意（つづき）

警告
使用前の注意据付け・配管・電気工事は、必ずお買い上げの販売店、または工事店に依頼すること
ご自分で工事をされますと感電、水漏れの原因になります。

専門業者

アース工事がされているか確認のこと
故障や漏電のときに感電する恐れがあります。

アース工事

使用上の注意雷や地震などが発生したときはすみやかに運転を停止し、元電源を切ること電源を切れ故障や火災の恐れがあります。

空気吹出口や吸込口に指または棒などを入れないこと接触禁止

けがをする恐れがあります。

故障・異常時の注意
異常時（こげ臭い、配管からの水漏れなど）は、元電源を切ってお買い上げの販売店、またはお近くのネポン営業所へ連絡すること

電源を切れ異常のまま使用されますと故障、感電、火災の原因になります。

移設の注意
移設する場合は、必ずお買い上げの販売店、またはお近くのネポン営業所へ相談すること
据付け不備がありますと感電、水漏れ、油漏れ、火災の原因になります。
お客様自身での移設は、絶対に行わないでください。

2専門業者

安全
上の注
意

注意
使用上の注意ぬれた手でスイッチなどを操作しないこと感電の原因になります。

ぬれ手禁止

制御盤内配線部には、手を触れないこと感電の恐れがあります。

接触禁止

給水はスケール性水質のものを避けること
故障、水漏れの原因になります。

水質注意

点検・お手入れの注意
点検・お手入れをするときは必ず元電源を切る
こと
電源を切れ

感電の恐れがあります。

雨水や散水をかけないようにすること
電気部品に水がかかると、異常動作や故障の原因になります。

水ぬれ禁止

定期的に点検・整備を受けること
整備不良がありますと、事故の恐れがあります。

定期点検

故障・異常時の注意
この取扱説明書の点検・お手入れ以外は、絶対に分解、修理を行わないこと発火したり異常動作してけがをする恐れがあります。

分解禁止

廃棄、譲渡の注意
廃棄する場合は、必ずお買い上げの販売店、またはお近くのネポン営業所へ相談すること専門業者放置しないでください。

お使いになっている商品を他に売ったり、譲渡されるときには、新しく所有者となる方が安全な正しい使い方を知るために、この取扱説明書をボイラの目立つところにテープ止めすること
3

説明書添付

( Ⅰ) 安全上の注意

安
全上の注
意

据付上のご注意
警告

据付工事前の確認
据付け、配線、電気工事は関連する法規と、この据付け編にしたがって行うこと
施工不備により、感電、漏電、動作不良、水漏れ、または火災の恐れがあります。

専門業者

据付工事
アース工事を必ず行うこと
故障や漏電のとき感電の原因になります。
ガス管、送油管、水道管への接続や共用アースをしないでください。

アース工事

配線の端子は確実に締め付けること締め付けが不完全な場合は、端子接続部の発熱、火災や感電の原因になります。

配線確実

配線作業、点検をするときは必ず元電源を切ってから行うこと
電源を切れ感電の恐れがあります。

注意
据付工事
水配管は、空気だまりができないように施工すること
水配管腐蝕を起こし、水漏れの原因になります。

給水はスケール性水質のものを避けること
故障、水漏れの原因になります。

水質注意

グリーンソーラは、十分な強度のある水平な床面に設置のこと
床面確認

転倒の恐れがあります。

4

安
全
上の注
意

注意
据付工事
室温サーミスタリード線と他の電気配線は、いっしょに結束しないこと
施工注意

誤動作をおこす恐れがあります。

5

( Ⅱ) 取扱編

各部のなまえとはたらき

本体
ＲＨＥ－１３４Ｅ

取
扱
編

空気吹出口
還水口Ｒｐ １(１Ｂ メス)

空気吸込口

本体
冷房
手動

暖房

自動

運転
運転

送風機スイッチ

停止

運転スイッチ

制御盤

水量調節弁
（ 奥側）
圧力計

給水口 Ｒｐ１(１Ｂ メス)

ポンプ

ＲＨＥ－１５４Ｃ
空気吸込口
送風機

還水口Ｒｐ １(１Ｂ メス)
制御盤

本体
冷房
手動

暖房

自動送風機スイッチ

運転
運転

停止

運転スイッチ

水量調節弁
（奥側）

圧力計

給水口Ｒｐ １(１Ｂ メス)
空気吹出口
ポンプ

6制御盤 外観図
制御盤表面

取扱
編
表示灯
ポンプ、送風機の運転状況を点灯、消灯で知らせる

冷房

暖房

運転

運転スイッチ
運転、停止を行う

手動

自動

運転

停止

運転スイッチ

送風機スイッチ

送風機スイッチ
送風機の自動（温度設定）・手動（温度設定に関係なく運転）を切り替える

制御盤内部
サーモスタット
０～３５℃ の範囲で温度を調節する

電磁開閉器

サーマルリレー送風機、 ポンプモータの電流値が異常に大きくなった
とき、 モータを強制的に停止させ、 過電流によるモータの燃損を防止する

暖房／ 冷房切替スイッチ
暖房／ 冷房運転の切替を行う

端子台
電源接続する
三相２００Ｖ５０／６０Ｈｚ

7

( Ⅱ) 取扱編

使用前の準備警告

据付け、配管、電気工事は、必ずお買い上げの販売店、または工事店に依頼することご自分で工事をされますと感電、水漏れの原因になります。

取扱
編

専門業者

アース工事がされているか確認のこと
故障や漏電のときに感電する恐れがあります。

アース工事

使用前の確認
給水温度
グリーンソーラへの給水温度は、８０℃以下にしてください。

水圧
水圧は必ず０．５ＭＰａ以下で使用してください。

水質
グリーンソーラへの給水でスケール性水質のものは避けてください。

還水口
グリーンソーラ出口側の還水口を閉じたままで運転しないでください。また、運転中にも閉じないでください。

流水特性次ページのグラフは本機取付の圧力計の読み値による流水量です。
（ただし、本機に接続する配管抵抗をゼロとして算定しています。配管抵抗がある場合には、多少値が異なりますのでご了承ください）8流水特性図

取扱
編

圧力計
読
み

グラフの見方①ＲＨＥ－１３４Ｅを使用し、２６L／minの流水量をとりたい。
→グラフより０．２ＭＰａに合わせる。
②ＲＨＥ－１５４Ｃを使用し、４３L／minの流水量をとりたい。
→グラフより０．３ＭＰａに合わせる。

9

( Ⅱ) 取扱編

使用前の準備（つづき）

水量調節弁の使い方
水量調節弁は、時計まわり（右回転）にまわすと圧力が上がり、反時計まわり（左回転）にまわすと圧力が下がります。時計まわりにいっぱいまわした状態より反時計まわりに４回転以上はまわさないでください。

取扱編

ご希望の流水量（圧力）に合わせて、水量調節弁を操作してください。

水量調節弁

10

( Ⅱ) 取扱編

使用方法
警告

雷や地震などが発生したときはすみやかに運転を停止し、元電源を切ること電源を切れ故障や火災の恐れがあります。

空気吹出口や吸込口に指または棒などを入れないこと接触禁止

けがをする恐れがあります。

注意
ぬれた手でスイッチなどを操作しないこと感電の原因になります。
ぬれた手禁止制御盤内配線部には、手を触れないこと感電の恐れがあります。

感電注意

給水はスケール性水質のものを避けること
故障、水漏れの原因になります。
水質注意

11

( Ⅱ) 取扱編

使用方法（つづき）

暖房運転取扱編

運転１．制御盤内部の暖房・冷房切替スイッチを 暖房 にする
２．送風機スイッチを 自動 にする
３．井戸水・温泉水があることを確認する
４．元電源を入れる
５．制御盤内のサーモスタットの温度調節つまみをまわして、暖房温度を設定する
０℃～３５℃の範囲で設定できます。

６．制御盤表面の運転スイッチを 運転 にする
運転ランプおよび暖房ランプが点灯し、送風機およびポンプが運転します。
送風機およびポンプの回転方法を確認してください。送風機の回転方向が正常であれば、吹出口より空気が吹出します。また、ポンプの回転方向が正常であれば、熱交換機伝熱管内の空気が抜けます。
逆回転の場合は電源端子のＲ－Ｔ、２線を入れ替えてください。

７．サーモスタットによりＯＮ、ＯＦＦ運転を繰り返す
停止
１．運転スイッチを 停止 にする
運転および暖房ランプが消灯し、送風機およびポンプが停止します。

冷房運転
運転
１．制御盤内部の暖房・冷房切替スイッチを 冷房 にする
２．以降、暖房運転と同様の操作をする
運転ランプおよび冷房ランプが点灯し、送風機およびポンプが運転します。

停止
１．運転スイッチを 停止 にする
運転および冷房ランプが消灯し、送風機およびポンプが停止します。

送風機スイッチ
１． 自動 にすると、サーモスタットの温度設定により運転し、手動 にすると温度設定に関係なく運転し続ける
用途に応じてご使用ください。
12

( Ⅱ) 取扱編

点検・お手入れ・保管
注意

点検・お手入れをするときは必ず元電源を切る
こと
電源を切れ感電の恐れがあります。

雨水や散水をかけないようにすること
電気部品に水がかかると、異常動作や故障の原因になります。

水ぬれ禁止

定期的に点検・整備を受けること整備不良がありますと、事故の恐れがあります。

定期点検

日常の点検・お手入れ
１．水漏れ●グリーンソーラ本体、水配管などから水漏れがないか確認してください。

２．アース●アースが確実に取付けられていることを確認してください。

長時間運転を休止する場合
１．本体内の水は入れたままにしておいてください
２ ．凍 結 の 恐 れ が あ る 場 合①熱交換機内の水を排水口より抜いてください。
②ポンプの水抜きネジを外しポンプ内の水を抜いてください。
ポンプ水抜きネジ13

取扱編

( Ⅱ) 取扱編

点検・手入れ・保管（つづき）

長時間運転を休止する場合（つづき）
３．休止中のグリーンソーラは直射日光を避け日陰に保管してくだ
さい
ハウス内に設置したまま保管される場合は、必ず直射日光防止対策・雨水対策を行ってください。
取扱編

４．グリーンソーラ本体の空気取入口、空気吹出口、ドレン口などにネズミなどが侵入しないようにカバーなどをしてください
ネズミなどがグリーンソーラ本体内に侵入してパイプを破損することがあります。
５．給水水質による熱交換機の汚れ、目詰まり度合いはポンプ付属の水圧計 を参 考にし てく ださい
目詰まりが進むと水圧計の指針が高くなります。

グリーンソーラ本体より多量の水が出る場合
１．グリーンソーラ本体内部の熱交換機への接続部分がはずれているか、またはパイプが破損していると思われますので以下の箇所を点検してください①本体上部の点検口またはパンチング部②本体後側の点検口③本体下部の点検口

パイプ後点検口

上部点検口
又はパンチング部

下部点検口
パイプ

耐圧ジョイント

ヘッダー14

２ ．修 理 方 法①ヘッダー部および耐圧ジョイントは、特殊継手を使用しています。着脱は下図を参考にしてください。
継手●パイプ取付方法

パイプ

単にパイプを一杯に差し込むだけです●パイプ取り外し方法

差し込む

継手上部を押しながらパイプを引きぬきます

ヘッダー部

メモ

グリーンソーラに使用しているビニルチューブ、ゴムホースおよび継手類は、使用状況、使用年数により、耐久度合が異なります。
適時交換してください。

15取扱編

( Ⅱ) 取扱編

点検・手入れ・保管（つづき）

グリーンソーラ熱交換機洗浄方法（薬剤洗浄）
グリーンソーラの給水には地下水・温泉水が利用されていますが、これらの給水には微細な浮遊物・各種のイオンなどが量の多少はあれ、含まれています。
これら不純物がグリーンソーラ内の熱交換パイプに付着しますと、水量の低下、熱交換能力の取扱
編低下を引き起こし、トラブルの原因となります。
グリーンソーラの優れた性能を十分に発揮し、永くご愛用頂けますように、定期的に洗浄を行ってください。
洗浄には、洗浄剤を用いた薬剤洗浄が比較的容易です。

１．洗浄準備①地下水（温泉水）より熱交換機に配管されている給水・還水管をビニルホースが接続できる長さに取り外してください。
②給水・還水管にビニルホースをそれぞれ接続してください。
（ビニルホース内径：φ３２）③洗浄用タンク（２００L：１ヶ、２０L：１ヶ）を用意してください。また、水道水などで洗浄できるように洗浄用タンクに配管してください。
④洗浄用ポンプを用意してください。
⑤グリーンソーラ洗浄液を２０L（１缶）用意してください。

ビニルホース

Ｐ

洗浄用ポンプ

熱交換機

洗浄用タンク① 洗浄用タンク②（200L）
（20L）

洗浄装置

16この配管方法で設置するとシーズン中でも洗浄が行えます

取扱編

排水温泉水
地下水

Ｐ

洗浄ホース

２．洗浄方法（水道水洗浄、３０分）①水道水を洗浄用タンク①内に入れます。
②給水ホースは給水ホース内の空気を抜いてから（ホース内を満水状態にする）洗浄用タンク①内に入れ、洗浄用ポンプを手動運転してください。
③洗浄用タンク①内の水道水で熱交換機のパイプ内に詰まっているヘドロ状のものを押し出します。
④還水管から排出される水がきれいになるまで洗浄用タンク①内に水を補給し運転してください。（水圧を時々変えて運転すると効果的です）

排水Ｐ
洗浄用タンク①(水道水または井戸水)

水道水洗浄

17

( Ⅱ) 取扱編

点検・手入れ・保管（つづき）

グリーンソーラ熱交換機洗浄方法（薬剤洗浄）つづき
３．洗浄方法（洗浄液）①水道水洗浄が完了後、洗浄用タンク①に水道水１００L、洗浄液２０Lを入れ調合します。

取扱
編②給水、還水ホースを洗浄用タンク①内に入れ、洗浄用ポンプを手動運転し、洗浄液が熱交換機パイプ内を循環するようにしてから、連続運転してください。
＊洗浄時間の目安
スライム系・・・１～２時間
スケール系・・・１５～２０時間＊洗浄用タンクのふたは開けたままにしてください。洗浄液が汚れと反応し、多量の泡が出ることがあります。

Ｐ

薬剤洗浄循環運転18

４．洗浄後の処理（1時間）①熱交換機の洗浄後、洗浄用タンク②に水道水を入れ、給水ホースを洗浄用タンク②内に入れます。
②還水ホースは洗浄用タンク①に入れておき洗浄用ポンプを手動運転します。
（洗浄用タンク②内に水道水を補給しながら運転してください）③洗浄用タンク①の洗浄液はそのまま排出できませんので、市販の消石灰をタンク内に入れ、中和してから排出してください。（ただし、スライム系の洗浄液は中和する必要がありません）④洗浄終了後、熱交換機の給水、還水ホースを外して、従来の配管に直してくだ
さい。

Ｐ

洗浄用タンク②

洗浄用タンク①

熱交換機内の洗浄投入し中和する

洗浄用タンク①

消石灰 ２kg

洗浄剤中和方法

19

取
取
扱
扱
編
編

故障・異常の見分け方と処置方法( Ⅱ) 取扱編

警告

取
扱
編

異常時
（こげ臭い、油臭い、配管からの水漏れなど）
は、元電源を切ってお買い上げの販売店、またはお近くのネポン営業所に連絡する

電源を切れ異常のまま使用されますと故障、感電、火災の原因になります。

注意
この取扱説明書の点検・お手入れ以外は、絶対に分解、修理を行わないこと
分解禁止

発火したり異常動作してけがをする恐れがあります。
修理を依頼される前に一度確認してください。

原因がわからないときや、故障が確認されたときは、必ずお買い上げの販売店、またはお近くのネポン営業所へ連絡してください。

状況 原

運転しない

因 処

方

元電源がはいっていない

元電源を入れる

停電している通電されるまで使用を中止する

運転スイッチ

停止になっている

サーモスタットの設定温度が適切でない

ポンプが動かない

置運転スイッチ
１２ページ

ポンプモータ
過負荷保護装置が作動している●元電源の電圧降下●ポンプモータ
電源配線の接続端子のゆるみ
●その他

運転にする

「運転」参照

元電源を切り、原因を取り除いてから、制御盤のカバーを開け過負荷保護装置のリセットボタン(白 い 突 起 )を押す
※リセットボタンを押すとトリップ棒が飛び出ます

サーモスタットが適切に動作している●室温が高い（暖房時）●室温が低い（冷房時）

１２ページ

20

「運転」参照法

状

況 原

ポンプが動かない

送風機が動かない

暖房効果（冷房効果）が悪い

因 処

置

ポンプモータの故障

ポンプモータ交換

送風機モータ
過負荷保護装置が作動している●元電源の電圧降下●送風機モータ
電源配線の接続端子のゆるみ●その他

元電源を切り、原因を取り除いてから、制御盤のカバーを開け過負荷保護装置のリセットボタン(白 い 突 起 )を押す

送風機モータの故障

送風機モータ交換

方法※リセットボタンを押すとトリップ棒が飛び出ます

暖房時…給水温度が低い、水量が少ない
冷房時…給水温度が高い、水量が少ない

21

給水源の井戸水・温泉水を調査してください仕様( Ⅱ) 取扱編

型

kW

熱 出 力

ＲＨＥ－１３４Ｅ

ＲＨＥ－１５４Ｃ

56.9／ 65.3

62.9／ 73.4

温度条件

（ 5 0 ／ 6 0 H z）

取扱編

高圧力・高温水 型

式

流水量

室 温 ： 20℃
2 1 ／ 2 5L / m in

電 源 （ 50／ 60Hz）
消 費 電 力（ 5 0／ 60 Hz ）運 転 電 流（ 5 0／ 60 Hz ）＊１

ポンプ制御装置風量

2 5 ／ 3 0 L / m in

Ａ Ｃ 20 0 V・ 3 相＊１送風機

入 口 水 温 ： 80 ℃

＊２kW

0.62／ 0.86

0.64／ 0.86

A

4 . 1 ／ 3. 7

4 . 3 ／ 3. 8m /min

74／ 888 4 ／ 1 00

3電動機

kW

水量L/min

電動機

kW0.521／ 25

25／ 300.25

制 御 方 式ＯＮ－ＯＦＦ 自動制御

室温サーモスタット

0 ～ 3 5℃ 可 変

熱交換器形式

多重ヘリカルコイル型・水－空気対向流方式

最高使用圧力MPa0.49 以 下

試 験 圧 力MPa

0.69

許 容 水 温℃

8 0 以下側面上部パンチング部

空 気 吸 込 口

吸込空 気 吹 出 口
適用ダクト折り幅接 続配管口径
製 品 質 量＊３運 転 質 量

上部 吸込

上吹風向可変エルボ型

下吹チャンバー型

ノ ズ ル 2 0 0× 2 7 0 × 4 ヶ1 9 0 × 68 0 × 2 口

47 5900mm
給水口

Ｒ Ｐ 1 （ 1Ｂ メ ス ）還水口

Ｒ Ｃ 1 （ 1Ｂ メ ス ）排水口

Ｒ Ｃ 1 （ 1Ｂ メ ス ）
kg

230

230kg

35 0350

注記
１．消費電力および運転電流は、定常運転状態のときの値を示します。
２．風量は、温度20℃、ダクト接続なしのときの値を示します。
３．製品質量は、梱包質量を除いてあります。
４．上記表中で、「/」で示す数値はそれぞれ電源周波数50/60Hzの値を示します。
５．仕様・寸法などは改良のため、予告なく変更することがあります。
６．海外でのご使用について本製品は日本国内専用です。
海外各国の安全規格や規制に準拠しておりません。

22

電気結線図取扱編

23( Ⅱ) 取扱編

移設・廃棄・譲渡
警告

移設の注意
移設する場合は、必ずお買い上げの販売店、またはお近くのネポン営業所へ相談すること
据付け不備がありますと感電、水漏れ、油漏れ、火災の原因になります。
お客様自身での移設は、絶対に行わないでください。

専門業者

注意
廃棄の注意
廃棄する場合は、必ずお買い上げの販売店、またはお近くのネポン営業所へ相談すること放置しないでください。

専門業者

注意
譲渡の注意
お使いになっている商品を他に売ったり、譲渡されるときには、新しく所有者となる方が安全な正しい使い方を知るために、この取扱説明書をボイラの目立つところにテープ止めすること

24

説明書添付

(Ⅲ)据付け編

据付け前の注意

・据付け工事を始める前に、この据付け編をよくお読みください。
・工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認するとともに、
この「取扱説明書」にそってお客様に使用方法、点検について説明してください。

警告
据付け、配管、電気工事は関連する法規と、この据付け編に従って行うこと据付け編工事に不備がありますと感電、水漏れ、火災の原因になります。

専門業者

開梱
●付属品を取出してください。
●以下の付属品があることを確認してください。
●付属品はなくさないでください。

付属品

取扱説明書

吹出口エルボ４ヶタッピンネジ １２ヶＭ５ ×１ ２Ｌ

ＲＨＥ－１３４Ｅのみ（部品箱に入ってます）

25

(Ⅲ)据付け編

据付け場所の選定
注意

グリーンソーラは、十分な強度のある水平な床面に設置のこと床面確認

転倒の恐れがあります。

据付け場所の選定
下記の項目をよく調べて決めてください。

据付
け編①水配管工事、電気工事などの付帯工事ができる場所②雨水のかからない場所（屋内設置）③点検・お手入れの行えるスペースがある場所④排水のしやすい場所⑤近隣への騒音防止の配慮をした場所

アンカーボルトによる固定
4-φ14

下図を参考にしてください。

1150

896

アンカーボルト穴位置

基礎工事
基礎工事
基礎はハウスの床にコンクリートを十分かつ水平に打ってください。

基礎参考図

26

(Ⅲ)据付け編

吹出口の取付け吹出口エルボの取付け（ＲＨＥ－１３４Ｅのみ）
吹出口エルボはＲＨＥ－１３４Ｅのみに付属してあります。
部品箱に入っている吹出口エルボを下図を参照して取付けてください。

据付け編

吹出口エルボ（付属品）

付属品のタッピンネジ
で固定

エル ボ取 付筒
（本体取付け済み）

エルボ取付筒は蝶ネジで本体に取付け済み

本体上外板ツバ

吹出口エルボ取付け

水配管の施工注意
水配管は、空気だまりができないように施工すること
温水配管腐食を起こし、水漏れの原因になります。

給水はスケール性水質のものを避けること
故障、水漏れの原因になります。

水質注意

27

(Ⅲ)据付け編

水配管の施工水配管の施工（１）標準的な配管工事を行う場合の必要部材。
①ＶＰパイプ・・・２５Ａ②ＴＳ継手・・・バルブソケット、エルボなど③配管接着剤④保温筒（吸水性のないもの 例：発泡スチロール）・・・ＶＰ２５用（２）地下水などを利用される場合は、必ず砂こし器（ストレーナー）を設けてください。
（３）配管は吸水性のない保温筒にて保温施工してください。
配管系統図
200mm以上
温風吹出

排水
井戸水
温泉水

Ｐ

熱交換機

メモ

タンク

ストレーナ

水配管は、暖房形態や使用施設によって異なります。
お買いあげの販売店、または工事店へご相談ください。

結露水用排水口の施工
グリーンソーラを冷房に使用すると、冷房時にハウス内の湿度を取るため、本体内部に結露水がたまります。
グリーンソーラには本体ベース部下側に結露水用排水口（２０Ａソケット）が前後２ヵ所に取付けてあります。
下図を参考にして排水用配管を取付けてください。
又は大きめのエルボで受ける

グリーンソーラ

エルボ
中高配管はさける(傾斜をつけること)

20Aバルブソケット

排水用配管例
28

据付け編

電気配線(Ⅲ)据付け編

警告
アース工事を必ず行うこと
故障や漏電のとき感電の原因になります。
ガス管、送油管、水道管への接続や共用アースをしないでください。

アース工事

配線の端子は確実に締め付けること締め付けが不完全な場合は、端子接続部の発熱、火災や感電の原因になります。

据
据
付
付
け
け
編
編

配線確実

配線作業、点検をするときは必ず元電源を切ってから行うこと
電源を切れ感電の恐れがあります。

注意
室温サーミスタリード線と他の電気配線は、いっしょに結束しないこと
施工注意

誤動作をおこす恐れがあります。

電気配線
１．電気配線①電源は、ＡＣ２００Ｖ３相（５０／６０Ｈｚ）を使用してください。
②元電源には、電源ブレーカを取付けてください。
③電線は、ビニールキャブタイヤケーブル（ＶＣＴ）を使用し、元電源の配電盤からボイラ制御盤までの配線長さにより下記の太さ以上のものとしてください。
（グリーンソーラ１台あたり）

配線長さ
電線太さ

４０ｍ未満

４０ｍ～８０ｍ

１．２φ（１．２５□） １．６φ（２□）④配電盤から制御盤までの距離は、できるだけ短くしてください。
⑤電源配線のＲ・Ｓ・Ｔ相の端末を圧着端子処理し、制御盤内端子台のＲ・Ｓ・Ｔに確実に接続してください。
⑥グリーンソーラには、必ずアース線を接地してください。（第３種接地工事）
アース線は、ハウスなどの鉄骨柱にも接続してください。
⑦電源のタコ足配線は、絶対にしないでください。
29

電気配線（つづき）
２．サーミスタ配線①感温部はグリーンソーラ本体の制御盤内より取り出し、以下のことに注意して取付けてください。
● 全体の温度を代表する場所にしてください。
● 吹出口温風の影響を直接受けない場所にしてください。

②誤動作防止のため、他の配線といっしょに束ねずに必ず離して配線してください。
③延長する場合は、０．５□２芯シールド線（ＭＶＶＳ）を使用してください。
ただし、全長を５０ｍまでとし、延長接続部は圧着端子や絶縁スリーブなどでしっかり接続し、 ビニールテープなどで確実に絶縁処理をしてください。

３．４段サーモを利用する場合①４段サーモの出力端子 Ｃ Ｌ より、グリーンソーラ制御盤内端子台 ① ②へ配線接続してください。
②グリーンソーラのサーモスタットは４段サーモの温度設定値より低い温度に設定してください。

30

据付
け編

(Ⅲ)据付け編

試運転

試運転
１．運転準備① ８～１０ページ 「使用前の準備」を参照し、運転準備をしてください。
②水漏れがないことを確認してください。

２．運転（暖房運転の場合）①暖房・冷房切替スイッチを 暖房 に、送風機スイッチを 自動 にしてくだ

据
据付
付
け
け編
編

さい。
②サーモスタットを３５℃にしてください。
③運転スイッチを 運転 にしてください。
④ポンプ、送風機が起動することを確認してください。
⑤サーモスタットをゆっくり０℃にまわしてください。
⑥ポンプ、送風機がサーモスタットにより停止することを確認してください。
⑦送風機スイッチを 手動 にしてください。
⑧送風機が起動することを確認してください。
⑨運転スイッチを 停止 にしてください。
⑩送風機スイッチを 自動 にしてください。
＊冷房運転の場合暖房運転の場合と手順は同じですが、下記の点を変更して試運転してください。
①暖房・冷房切替スイッチを 冷房 に、送風機スイッチを 自動 にしてください。
②サーモスタットを０℃にしてください。
⑤サーモスタットをゆっくり３５℃にまわしてください。

お願い

試運転を行い異常がないことが確認されたら、この取扱説明書にそってお客様に使用方法、点検・お手入れのしかたを説明し、この取扱説明書を手渡してください。

31

MEMO

MEMO

■■この製品に関するサービスについては、別紙「サポートガイド」をご確認ください。

定期点検

注意

定期的に点検・整備を受けてください
整備不良がありますと、事故のおそれがあります。

この製品は、定期点検が必要です。
この製品の性能を維持し、安全にお使いいただくために、定期点検（有料）をお受けください。
詳しくは、別紙「サポートガイド」をご確認ください。

保証とアフターサービス
詳しくは、別紙「サポートガイド」をご確認ください。

ネポン製品に関するお問い合わせはお買い上げの販売店

お近くのネポン営業所

またはサービスセンター ☎（046）247 ー 3195 月曜日～金曜日 9：00～17：00

ネポンお問い合わせホームページ
http://www.nepon.co.jp/□ お買い上げ年月日／年月日□ お買い上げ販売店／

電話番号（お客様へお買い上げ年月日、販売店名を記入してください。
サ ー ビ ス を 依 頼 さ れ る と き、お役にたちます。

）－〒150－0002 東京都渋谷区渋谷１丁目４番２号
URL：http://www.nepon.co.jp/
環境に配慮した紙を使用しています。

無断転載・不許複製禁止