シリーズ：建築と健康（2）建 築 の 空 気
生活環境研究部

１．はじめに

国立保健医療科学院特命上席主任研究官 田島昌樹

［1］Killer」という書籍（写真−2）があげられ

写真−1 はスウェーデンで撮影した空気る。この啓発書籍には図−1および2のよう調和設備の風量測定の現場風景である。こな図が掲載されており、これら図によるとの例では空気調和設備の改修計画をたてる

大人は一日に実に9 0 ％の時間を室内で過ために現状の風量確認が実施されていたもし、また1 k g の食事を摂り、3 k g の水を飲のである。一般にスウェーデンにおける風み、30kgの空気を吸うことから、室内空気量検証は、新築や空気調和設備の改修後にが我々の健康に及ぼす影響が大きく、いか義務として行われており、運用時にも定期に注意を払わないといけないかということ的に実施されている。風量測定の義務は住がこのショッキングな題名に示唆されてい宅も対象とされており、空気調和設備の風る。

量確保が制度として守られている。
またスウェーデンでは建物内の空気についての教育啓発についてもいくつかの事例があり、一例を示すとSvensk Ventilationから出版されている「Indoor Air - The Silent

写真−１ スウェーデンにおける空気調和設備の風量測定

写真−２ Svensk Ventilationから頒布されている一般向けの啓発書籍［1］「空衛」 2011年 7 月号

―65―

シリーズ：建築と健康（2）

一方わが国では特定築物を対象として昭表−１

和45 年に施行された建築物衛生法（ビル管浮遊粉じん量1m3あたり0.15mg以下

一酸化炭素

10ppm以下

二酸化炭素

1000ppm以下

温度・17℃以上28℃以下
・居室における温度を外気より低くする場合は、その差を著しくしないこと

相対湿度

40％RH以上70％RH以下

気流

0.5m／S以下

法などとも呼ばれ、正式には「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」）において表−1 に記したような衛生管理基準値を設定して2ヶ月に1度以上の空気環境測定を実施し、その結果をもとに空気調和設備の維持管理が行われている。そのため諸外国で発生した深刻なシックビル症候群の問題

空気環境に係る衛生管理基準

ホルムアルデヒド 1m3 あたり0.1mg以下（0.08ppm以下）は、わが国において回避できたと言われている。しかしながら近年の研究［2］では、こ図−3および4は厚生労働省に集約されたの空気環境測定の結果が衛生管理基準に対特定建築物における立入検査の結果（平成8して不適合となるケースが増加している。

〜20年度）を集計処理したものであり、図−3 は建築物衛生法による定期的な空気環境の測定において「不適合」となった項目の割合の年度推移を、図−4 は建築用途別の相対湿度の不適合割合の推移を示している。図−3 からは全体的に相対湿度、温度、二酸化炭素濃度の不適合割合が高くなる傾向にあり、中でも相対湿度についてこIn Northern Europe, people
Spend 90 percent of their timeindoors.
図−１

人が一日に屋内にいる時間［1］の傾向が著しく、ここ数年の不適合割合の上昇により40％を超える結果である。また
図−4 から相対湿度の不適合割合はすべての用途で増加傾向にあることがわかっていfood1kg

H2 O3kg

る。この原因は平成15年度の建築物衛生法および施行令改正に伴う調査対象の拡大（床面積・空調方式・複合用途等にかかわる拡張）や個別空調の増加が一因と考えられており、とくに個別空調方式を採用した建図−２

Adults consume this much air,water and food per day

物は中央式空調方式の建物に比べて相対湿人が一日に摂取する空気、水、食事の量［1］度の不適合割合が高い。

―66― 「空衛」 2011年 7 月号

２．建築物におけるシックビルの課題

10,000
事務所
その他
興業場

9,000

不適合件数

8,000

店鋪
学校

旅館
百貨店

上述のように、わが国では建築物衛生法

7,000による定期測定により特定建築物を中心と6,000
5,000

した深刻なシックビルの問題は回避された

4,000と言われている。しかしながら住宅におい3,0002,000ては問題が発生した経緯があり、2003年に1,0000
H.20

施行された建築基準法はシックハウス法と図−３ 全国特定建築物立入検査等状況調査による
特定建築物届出数推移も呼ばれている。なおシックハウスとはわ

H.8

H.10

H.12

H.14

H.16

H.18

が国独特の表現である。このように住宅に不適合割合［％］

60％
50％

おいても室内環境の衛生管理が重要である

40％

ことは明確であり、建築物衛生法の成立と30％同時期に住宅を対象とした同様の法律が検討されていたが、今も法制化は実現してい

20％
事務所
その他
興業場

10％

店鋪
学校

旅館
百貨店

シックビル症候群については、米国環境

0％
H.8

H.10

H.12

H.14ない。

H.16

H.18

H.20

図−４ 全国特定建築物立入検査等状況調査による
相対湿度の用途別不適合割合

保護庁が提唱した定義と発生要因（表−2）が存在する。その定義によると原因は不明（必ずしも化学物質が原因とは限らない）で

本稿では、このように我々の健康に影響あっても20％以上の在室者が不快感に基づを与えると考えられ、その維持管理が一層く症状を訴え、当該ビルを離れることで症重要となっている建築における室内空気環状が解消するものである。表には様々な発境について、建築物衛生の観点から現状や生要因があげられているが、主には建材由課題について紹介する。

来で何らかの汚染物質が発生していることと計画換気が実現されていないことに集約されている。なお発生要因の「室内の空気を循環させている」については、多くの空気調和設備には「空気を循環」することが含まれているので、仕組みそのものではなく運用方法やその維持管理の課題がある可能性が高い。建築物衛生法のような定期的な空気環境の測定により原因が明らかとなれ「空衛」 2011年 7 月号

―67―

シリーズ：建築と健康（2）ば対策が可能である事例も多いのではないかと考えられる。
表−２

定シックビル症候群の定義と発生要因

義１．そのビルの居住者の20％以上が不快感に基づく症状の訴えを申し出る
２．それらの症状の原因（因果関係）は必ずしも明確ではない
３．それらの症状のほとんどは該当ビルを離れると解消する

発生要因
１．室内の空気を循環させている
２．屋外空気の換気量の低減
３．気密性が高すぎる
４．室内がテクスタイルやカーペット仕上げになっている
1993年米国環境保護庁（Environmental Protection Agency, EPA）の提唱による［4］
３．建築物衛生法による空気環境測定［3］ここでは、建築物衛生法による空気環境の測定について測定項目の概要やその意味などを示す。測定項目ごとに測定器に求め

写真−3

総合測定器の例とその測定画面の例られる性能が決められており、最近は写真−3 に示すような総合測定器も販売されて以下に建築物衛生法に規定された空気環いる。測定は室内環境が定常的と考えられ境測定の項目ごとに測定の意味や概要を記るような条件で、建物内の代表箇所で複数す。

回実施されており、執務空間で写真のよう（1）浮遊粉じんな測定器を見たことのある読者も多いと思われる。

測定は粒径が10μm以下を対象としており、この粒径より大きな粒子は鼻孔や咽喉頭でほとんど捕捉されるが、これよりも小さい粒子は気道や肺胞に達するといわれており健康への影響が懸念されるためである。

（2）一酸化炭素
一酸化炭素は有毒性を示す物質として測定対象となっている。たばこや燃料等の不―68― 「空衛」 2011年 7 月号

完全燃焼が主な発生源である。

（3）二酸化炭素（7）ホルムアルデヒド
建築基準法と同じく夏期を対象としてい室内空気全体の汚染状況を示す指標として基準値も同じである。測定時期についてて測定されており、総合的な空気環境指標

は「新築・増築、大規模の修繕、大規模のとしても利用される。

模様替えを完了し、当該建築物の使用を開（4）温度始した時点から直近の6月1日から9月30日

温度の人体への影響は大きく、例えば文までの間」と規定されている。

［9］

献では温度が高くても低くても知的生産性が下がるとされているが、建築物衛生法４．室内空気汚染物質についての衛生管理基準値の範囲であれば著しい知室内空気汚染物質のひとつとして化学物的生産性の低下はないと言える。基準値

質が考えられ、厚生労働省が13物質の濃度は、冷房時には外気との温度差が著しく大指針値を定めるなど義務化はされていない

きくならないように定められており冷房病

ものの室内空気汚染への対応が進んでい（神経痛、腰痛および記憶力や判断力の減る。これら化学物質については本シリーズ

退、感冒などの呼吸器の障害、下痢や腹痛で別に報告される予定であり、ここでは特などの消化器系の障害や内分泌系の障害なに化学物質以外の室内空気汚染物質とそのど）や過度の暖房による呼吸系疾患が起き発生原因や健康影響等の概要を記したい。

ないように配慮がされている。

［4］［8］（1）二酸化炭素［3］（5）湿度二酸化炭素はおもに燃焼器具や在室者の湿度が高いと結露の発生や真菌（カビ）の呼吸などにより発生する。人の呼気中には発生が、低い場合にはインフルエンザウイ約4％（40,000ppm）の二酸化炭素が含まれてルス等の生存期間が延長する。空気中に含おり、一般的な室において換気が十分でなまれる水蒸気量に変化がなくても温度とのい条件ではすぐに1,000ppmを超えることと関係で相対湿度が決まる（温度が高くなるなる。また二酸化炭素は、室内空気汚染にと同じ水蒸気量でも相対湿度が低くなる）対する総合的な指標として用いられることため、過度に高湿度や低湿度とならないよが多い。二酸化炭素濃度の基準値や人体へう温度と湿度を同時に管理する必要があの影響を表−3 に示す。二酸化炭素そのもる。のは10,000ppmを超えてはじめて人体に何（6）気流らかの影響（表では不快感）がでるが、二酸冷風の人体への影響より0.5m／sと定められている。

化炭素濃度が高いと（たとえば1,000ppmを著しく超えると）換気不足が考えられ、そ「空衛」 2011年 7 月号

―69―

シリーズ：建築と健康（2）の他の汚染物質などの濃度も高くなってい表−４

る可能性が高い。二酸化炭素濃度の低減に種類

は、換気量の増加が必要であり、文献［8］では換気量が多い建物では病欠率が低くなることが報告されている。
表−３

1,000ppm

たばこ煙
細菌3,500ppm

基準や影響等
衛生管理基準＊単独指標としての設計基準濃度＊＊

5,000ppm

6時間暴露で症状なし

5,500ppm

事務所衛生基準規則＊＊＊

主な発生源

ハウスダスト 外気、衣服、じゅうたん、ペット、食品くず、ダニ二酸化炭素濃度の基準や人体への影響

濃 度

室内に存在しうるエアロゾル［3］
（抜粋）

喫

煙

健康影響
アレルギー反応

肺がん他

人、外気、その他 病原性のあるもの
はまれ。室内空気汚染の指標となる真菌（かび） 建築材料、外気アレルギー反応花アレルギー反応

粉外気

文献［3］では、紀谷・入江ほか：「空気調和・衛生工学」，Vol.72，
No.5（社）空気調和・衛生工学会p27−35，
1998から引用している

10,000−20,000ppm 不快感が起こる

くは人体に対して有害な影響を及ぼすこと＊建築物衛生法、また＊＊の総合的指標の濃度＊＊SHASE−S 102 2003 換気基準・同解説［5］＊＊＊労働安全衛生法はないといわれている。しかしながら中に［4］（2）浮遊粉じん［3］ウイルス、あるいはアレルギーの原因とな空気中に浮遊している粒子状の物質を総は感染症の原因となる病原性細菌や病原性る真菌が存在している。

称してエアロゾルと呼び、粒径がおおむねわが国では国民の3 割程度が何らかのア0.1〜10μmで空気中に長時間浮遊し続けるレルギー疾患に罹患しているといわれてお状態で存在するときに、広義の「浮遊粉じり、住宅以外でもダニや真菌が増殖しないん」と呼ばれる。10μm以下の粒子は沈降速ように換気や床材料の選定、掃除等の対策度が遅く、1μmほどの大きさではほとんどを講じる必要がある。

沈降しない。表−4 に室内に存在しうるエ

海外においてもホコリの蓄積している室

アロゾルの発生源や健康影響について示

内ではぜんそく患者の症状が悪くなることす。先にも記したように10μm以下の粒子が報告されている。また空気中にホコリは健康影響が大きく注意が必要である。ま等があると乾燥感を感じやすいことから、た一般的に建築物内の浮遊粉じんの大部分

スウェーデンでは住宅においては加湿器を

は「たばこ煙」の粒子で、建築物では禁煙や多用しないよう室内の清掃を行うととも分煙が進んでいるため、浮遊粉じん量は減に、相対湿度を40％RH程度にすることが推少している。

奨［1］されている。

［3］
［4］
［6］
（3）微生物、アレルゲン［1］温度や湿度が高いと真菌の生育に適した

空気中の浮遊微生物としては、細菌、真環境であることが多く、抗原曝露リスクを菌（かび）、ウイルス等がある。これらの多上昇させていると言われており、清掃、換―70― 「空衛」 2011年 7 月号

気、温度や湿度の管理が重要となる。

状態になると言われており［6］、やはり湿度［7］（4）湿度［6］の管理が重要となっている。

空気中の湿度は直接の健康影響を及ぼすものではないが、上述のように高すぎてもおわりに低すぎても、間接的に何らかの弊害を及ぼ

本稿では、建築物における室内空気環境す可能性がある。ここでは健康影響の観点について、建築物衛生の観点からその現状から湿度について記す。

や課題等について述べた。近年は省エネル

1〜6歳のこどもを対象としたスウェーデ

ギーが社会的な要求事項となっており、ンの調査（Varmland Study）では、高湿度で様々な技術や対策が進んでいる。しかしな換気不足の住宅では推奨換気量が得られてがら、エネルギー消費量の削減に対する要いる住宅と比べ、ぜんそく、皮膚炎、花粉

求は在室者の「がまん」になることも懸念さ［7］症のリスクが高い結果が得られており、れている。室内環境に配慮することにより相対湿度40％RH程度が推奨されている。

在室者の健康性や知的生産性の向上との両また感冒との関係として、インフルエン立を図ることが、真にエネルギーを有効にザのように飛沫核感染するものは、相対湿利用していることであると考える。

度の影響が考えられる。飛沫核は空気中に次号では、空気に関する話題を掘り下げ飛散し、吸入したものが感染するため、相て、建築における化学物質について話を進

対湿度が40％RH以下ではインフルエンザウめることとする。

イルスの生存期間が延長し、罹患しやすい

参考文献［1］Indoor Air - The Silent Killer，Svensk Ventilation，2004［2］大澤元毅（研究代表者）：厚生労働省科学研究費補助金報告書「建築物の特性を考慮した環境衛生管理に関する研究」（総括・分担総合研究報告書），2011.3［3］新版 建築物の環境衛生管理，財団法人ビル管理教育センター［4］空気環境測定実施者講習会テキスト，財団法人ビル管理教育センター［5］SHASE−S 102 2003換気基準・同解説［6］筏義人 吉田修 編著：住居医学（Ⅱ），産業図書株式会社，2008［7］Shortness of breath - A handbook about the air in our homes, Svensk Ventilation［8］Indoor climate and productivity in offices, rehva GUIDEBOOK NO.6
【筆者紹介】田島昌樹 氏

ゼネコン勤務等を経て、国土交通省国土技術政策総合研究所で住宅換気や省エネルギーにかかる研究に従事し、平成21年9月より厚生労働省保健医療科学院で建築物衛生などの研究に携わっている。博士（工学）。
「空衛」 2011年 7 月号

―71―