■ 電気特性
オペリューム
昨今の室内空気環境の向上により、医療施設、高齢者福祉施設・住宅における床材の電気特性はビニル系床材の場合はCランク以上で問題ないケースがほとんどです。
ただし、検査機器等の誤作動を防ぐ必要がある場合は、下記ランクと用途の目安をご参照の上、材料を選択願います。
品種
複層ビニル床シート
FS■ 工法
幅 1820 mm

規格

長さ 9m

全厚 2.0 mm

床

①
表面電気
抵抗値(Ω)

材

梱包 9m/巻

東リ独自

7,300円/m2 13,290円/m（税抜き価格）②
体積電気抵抗値(Ω)

工法名

下地

接着剤

一般工法

乾燥したモルタル・コンクリート下地

エポグレーS

体積電気抵抗値(Ω)

乾燥したモルタル・コンクリート下地
高耐動荷重性が必要な場合
帯電防止性が低い

ー
帯電防止性が高い

医療・福祉施設の病室、
1 10 7
1 10 10 居室等でスイング式
1 10 15電動ベッドを使用する場合

1 10 4
ーオペリューム2.0 10 10

機能性 A
継目処理
ビニル床シート
2.8 10GB0507188
帯電防止フロアリューム
JIS A 5705

3.4 10 8

2.7 10 7

アースリューム

9.0 10 4

6.2 10 4

価格

ニュースタンロード

8

評

B

C

)

2.8 10 10

一般ビニルシート

1.4 10 11

3.5 10 10)

A , B を東リで はエポグレーS
帯 電 防止 商 品とします

専用溶接棒による熱風溶接工法

専用溶接棒（抗菌仕様）

B
B
A■ 特性グラフB

耐動荷重性

オペリューム
帯電防止フロアリューム
アースリューム
ファクトリューム ケミ
ニュースタンロード
1.1 10 11

エポグレーS●耐動荷重性のある床を構成するには、下地と荷重および接着剤が大きなポイントになります。下地強度、接着剤、荷重の組み合わせに充分ご注意ください。
●手術室にてご使用される際は、使用環境（術式や使用する機器等）を考慮した上で、エポキシ樹脂系接着剤（エポグレーS)をお使いください。
●医 療・福 祉 施 設 の 病 室、居室 等 でスイング 式 電 動 ベッドを 使 用 する場 合 は 、下地 水分 指 標 にか か わらず
エポキシ樹脂系接着剤（エポグレーS）をお使いください。
●スイング式電動ベッドのご使用に際しては、他にも留意点があります。詳細は東リ総合カタログをご覧ください。

4.4 10 10
3.5 10 9
耐動荷重性・抗菌性・帯電防止性能に優れる

ファクトリューム ケミ病院の手術室に最適

価

S

C

耐静荷重性
耐摩耗性

B C

電気特性

B

A

※体積電気抵抗値は、下地の材質によって異なりますのでご注意ください。

各機能性の詳細な情報は、添付の技術資料をご確認ください。

【評価基準】 A,Bを東リでは帯電防止商品とします
ランク

結

果

(体積電気抵抗値)

A

1 10 4 〜1 10 7Ω

B

1 10 7 〜1 10 10Ω

C

1 10 10 Ω以上

TS4501 常備在庫品

用途の目安

導電グレード。
コンピュータ制御室等

帯電防止グレード。
OAオフィス等
溶接棒 TSYO4501

一般グレード。静電気の発生の憂慮されない場所【データの判定目安】
床材の帯電防止性は、体 積電気 抵 抗値で判定します。電気 抵 抗値が低いほど、静電気を逃 がしやすくなります。また、一 般に床材の電気抵 抗値は湿 度の影 響を受け、湿 度 が 高いほど、電気 抵 抗値は低くなります。
溶接棒 TSYO4502
受注生産品

TS4502【試験方法】■ メンテナンス
電気的特性試験（温度23℃、湿度25％で測定）●施工後、養生期間をおいてから洗浄剤でポリッシャー洗浄し、①表面電気抵抗試験（東リ独自試験）
よくすすいだ後に抗菌ワックスを塗布してください。通常の2つの電極間を直流電圧が床材を通してどれだけ流れるかを試験。
ワックスでは抗菌効果が得られません。
数値が小さいほど、静電気が発生しにくいことを示します。

■ ご注意②体積電気抵抗試験( JIS A 1454 準処)●帯電防止 剤により、べたつきが生じる場 合 があります。必ず
電極の一方を金属板に設置して電極間の電気抵抗値を測定。
定期的なメンテナンスを行ってください。
数値が小さいほど静電気が発生しにくいことを示します。

TS4503 受注生産品

溶接棒 TSYO4503■ ご注文について【注意】電気抵抗値を物差しとして商品開発を行っています。
●注文の際は、色見本の下の品番にてご用命ください。
基本的に人体帯電圧を考慮した商品開発は行っていません。

②体積電気抵抗試験■ 受注生産 ( TS4502・TS4503・TS4504 )①表面電気抵抗試験
超絶縁抵抗計電極

試験体
TS4504
受注生産品
（床材）

電極
90cm
溶接棒 TSYO4504
絶縁体

寸法：1820mm 9ｍ全厚：2mm
超絶縁抵抗計
梱包：9ｍ/巻 納期：受注後1.5ヶ月
条件：9ｍ/色以上
試験体

電極※発注数量によっては余分に納期をいただく場合があります。
（床材）
アース

金属板

※データは特記のない場合は全て社内データです。数値は試験値であり、保証値ではありません。

■ 帯電防止性能を維持するためのメンテナンス
床材の帯電防止性能を維持するためには、メンテナンス用ワックスとして、シーバイエス社製帯電防止ワックス「エレックス」を塗布してください。帯電防止フロアリュームなどの帯電性能は、「エレックス」を塗布しても、大きな変化は見られません。

Vol. 2

シーバイエス(株)のお問合わせ先は以下のとおりです。

お客様ご相談窓口

TEL :045-640 -2280※ご使用前には必ずシーバイエス社の注意書きをご覧ください。

※データは特記のない場合は全て社内データです。数値は試験値であり、保証値ではありません。

1

10

オペリューム
品種

複層ビニル床シート FS

規格

幅 1820 mm

■ 工法

長さ 9m

全厚 2.0 mm
梱包 9m/巻7,300円/m2 13,290円/m（税抜き価格）

価格

工法名

下地

接着剤

一般工法

乾燥したモルタル・コンクリート下地

エポグレーSー

乾燥したモルタル・コンクリート下地
高耐動荷重性が必要な場合

エポグレーSー

医療・福祉施設の病室、居室等でスイング式
電動ベッドを使用する場合

エポグレーS

専用溶接棒による熱風溶接工法

専用溶接棒（抗菌仕様）

機能性
継目処理
ビニル床シート●耐動荷重性のある床を構成するには、下地と荷重および接着剤が大きなポイントになります。下地強度、接着剤、荷重の組み合わせに充分ご注意ください。
●手術室にてご使用される際は、使用環境（術式や使用する機器等）を考慮した上で、エポキシ樹脂系接着剤（エポグレーS)をお使いください。
●医 療・福 祉 施 設 の 病 室、居室 等 でスイング 式 電 動 ベッドを 使 用 する場 合 は 、下地 水分 指 標 にか か わらず
エポキシ樹脂系接着剤（エポグレーS）をお使いください。
●スイング式電動ベッドのご使用に際しては、他にも留意点があります。詳細は東リ総合カタログをご覧ください。

GB0507188
JIS A 5705

耐動荷重性・抗菌性・帯電防止性能に優れる■ 特性グラフS

耐動荷重性

オペリューム
帯電防止フロアリューム
アースリューム
ファクトリューム ケミ
ニュースタンロード

病院の手術室に最適

A

耐静荷重性
耐摩耗性

B

電気特性

B

各機能性の詳細な情報は、添付の技術資料をご確認ください。

■ メンテナンス●施工後、養生期間をおいてから洗浄剤でポリッシャー洗浄し、よくすすいだ後に抗菌ワックスを塗布してください。通常のワックスでは抗菌効果が得られません。

■ ご注意●帯電防止 剤により、べたつきが生じる場 合 があります。必ず定期的なメンテナンスを行ってください。

TS4501 常備在庫品

溶接棒 TSYO4501

TS4503 受注生産品

溶接棒 TSYO4503■ ご注文について●注文の際は、色見本の下の品番にてご用命ください。

■ 受注生産 ( TS4502・TS4503・TS4504 )
寸法：1820mm 9ｍ全厚：2mm
梱包：9ｍ/巻 納期：受注後1.5ヶ月
条件：9ｍ/色以上

TS4502 受注生産品

溶接棒 TSYO4502

TS4504 受注生産品

Vol. 2※データは特記のない場合は全て社内データです。数値は試験値であり、保証値ではありません。

1

溶接棒 TSYO4504※発注数量によっては余分に納期をいただく場合があります。

帯電防止フロアリューム
アースリューム
品種

品種
複層ビニル床シート
複層ビニル床シート
FS
FS

規格

規格
幅
1820幅mm
1820
長さmm
18m長さ 18m

■ 工法 ■ 工法
工法名

全厚 2.0全厚mm2.0 mm
梱包 18 m/巻
梱包 18 m/巻
2 8,550
価格
4,700
円/m
18,300円/m2 円/m
33,310（税抜き価格）円/m（税抜き価格）

価格

GB0506143
JIS A 5705

下地

工法名

接着剤

下地

乾燥したモルタル・コンクリート下地
乾燥したモルタル・コンクリート下地
一般工法
湿気のおそれのあるモルタル・耐湿工法
コンクリート下地
乾燥したモルタル・コンクリート下地ー
専用溶接棒による熱風溶接工法
継目処理
耐動荷重性が必要な場合

GB0507188
JIS A 5705

接着剤

USセメント・エポグレーST・US300S
エポグレーST+
導電エポグレーエポグレーST

一般工法

エポグレーS+
専用溶接棒
導電エポグレー耐湿工法

湿気のおそれのあるモルタル・
コンクリート下地

USセメント・エポグレーST・US300S+
導電エポグレー

継目処理

専用溶接棒による熱風溶接工法

専用溶接棒●アースターミナルを設置するアース工法を基本とします。
（溶接棒に導電性能はありません。）

帯電防止性能を備えた汎用品ビニル床シート
導電グレードの優れた電気特性
耐動荷重性に優れる
精密機器関連施設に最適■ 特性グラフ■ 特性グラフ
耐動荷重性
耐動荷重性

A

C

耐静荷重性
耐静荷重性

B

B

耐摩耗性耐摩耗性

BB

電気特性電気特性BA

各機能性の詳細な情報は、
各機能性の詳細な情報は、添付の技術資料をご確認ください。
添付の技術資料をご確認ください。

■ メンテナンス■ メンテナンス●施工後、養生期間をおいてから洗浄剤でポリッシャー洗浄し、よ●施工後、養生期間をおいてから洗浄剤でポリッシャー洗浄し、くすすいだ後にシーバイエス社製帯電防止ワックス(エレックス)
よくすすいだ後にシーバイエス社製帯電防止ワックス(エレックを塗布してください。
ス)を塗布してください。

■ ご注意
■ ご注意

TS332TS1001

TS331TS1003

溶接棒 TSYO332
溶接棒 TSYO1001●帯電防止剤により、べたつきが生じる場合があります。
必ず定
●帯電防止
剤により、べたつきが生じる場
合 があります。必ず期的なメンテナンスを行ってください。
定期的なメンテナンスを行ってください。
●クリーンルームなど塵埃を嫌う場所では、
ワックスは塗布しな●クリーンルームなど塵埃を嫌う場所では、
ワックスは塗布し
溶接棒 TSYO331
溶接棒 TSYO1003
いでください。
ないでください。
●導電床をつくるためには、必ず継ぎ目部に導電エポグレーを接着剤とし、アースターミナルに接続するアース工法をご採用くだ■ ご注文について
さい。詳細は「東リ施工マニュアル」をご参照ください。
●注文の際は、色見本の下の品番にてご用命ください。

■ ご注文について●注文の際は、色見本の下の品番にてご用命ください。

■ 受注生産TS333TS1002

TS302TS1004

溶接棒 TSYO333
溶接棒 TSYO1002

特別寸法 ( 全厚 )

寸法：1820mm 18ｍ全厚：2.5mm
梱包：18ｍ/巻納期：受注後3週間
溶接棒 TSYO302
溶接棒 TSYO1004
条件：基準色のみ 200ｍ/色以上
価格：6,050円/m2 11,010円/ｍ(税抜き価格)※発注数量によっては余分に納期をいただく場合があります。

TS311

溶接棒 TSYO311

TS310■ 導電床材と帯電防止床材の違いについて
東リでは体積電気抵抗値1 104Ω〜1 107Ωを導電グレード、
1 10 7Ω〜1 10 10Ω
を帯電防止グレードと定義付けしています。

[導電床材］
製品内に電気を逃すための道があり、アース工法を取ることにより、人体等に発生した静電気を大地にまで逃すことができる床材です。アース板を設置している限り、下地(躯体)の漏洩抵抗に左右されません。

[帯電防止床材］
人体等に発生した静電気を床材を通して躯体へ逃がし、静電気の低減をしている床材です。下地(躯体)の漏洩抵抗値が、帯電防止床材の体 積抵抗値より小さい値になっていないと充分な性能が出ません。

溶接棒 TSYO310■ アースターミナルと接続する
アース工法を基本とします。
(溶接棒に導電性能はありません。)[ リード線付アース板 ]アース工法(導電工法)用副資材
導電性シート(アースリューム)とアースターミナルを連結させる際に使用。
品番コード：DOD-LP
価格：2,400円/セット(税抜き価格)(2個/セット)
規格 : 0.3mm 20mm幅 150mm(アース板) 2m(リード線)※データは特記のない場合は全て社内データです。数値は試験値であり、保証値ではありません。

32

帯電防止フロアリューム
アースリューム
品種

品種
複層ビニル床シート
複層ビニル床シート
FS
FS

規格

規格
幅
1820幅mm
1820
長さmm
18m長さ 18m

■ 工法 ■ 工法
工法名mm2.0 mm
全厚 2.0全厚
梱包 18 m/巻
梱包 18 m/巻
2 8,550
価格
4,700
円/m
18,300円/m2 円/m
33,310（税抜き価格）円/m（税抜き価格）

価格

GB0506143
JIS A 5705

下地

工法名

接着剤

下地

乾燥したモルタル・コンクリート下地
乾燥したモルタル・コンクリート下地
一般工法
湿気のおそれのあるモルタル・耐湿工法
コンクリート下地
乾燥したモルタル・コンクリート下地ー
専用溶接棒による熱風溶接工法
継目処理
耐動荷重性が必要な場合

GB0507188
JIS A 5705

接着剤

USセメント・エポグレーST・US300S
エポグレーST+
導電エポグレーエポグレーST

一般工法

エポグレーS+
専用溶接棒
導電エポグレー耐湿工法

湿気のおそれのあるモルタル・
コンクリート下地

USセメント・エポグレーST・US300S+
導電エポグレー

継目処理

専用溶接棒による熱風溶接工法

専用溶接棒●アースターミナルを設置するアース工法を基本とします。
（溶接棒に導電性能はありません。）

帯電防止性能を備えた汎用品ビニル床シート
導電グレードの優れた電気特性
耐動荷重性に優れる
精密機器関連施設に最適■ 特性グラフ■ 特性グラフ
耐動荷重性
耐動荷重性

A

C

耐静荷重性
耐静荷重性

B

B

耐摩耗性耐摩耗性

BB

電気特性電気特性BA

各機能性の詳細な情報は、
各機能性の詳細な情報は、添付の技術資料をご確認ください。
添付の技術資料をご確認ください。

■ メンテナンス■ メンテナンス●施工後、養生期間をおいてから洗浄剤でポリッシャー洗浄し、よ●施工後、養生期間をおいてから洗浄剤でポリッシャー洗浄し、くすすいだ後にシーバイエス社製帯電防止ワックス(エレックス)
よくすすいだ後にシーバイエス社製帯電防止ワックス(エレックを塗布してください。
ス)を塗布してください。

■ ご注意
■ ご注意

TS332TS1001

TS331TS1003

溶接棒 TSYO332
溶接棒 TSYO1001●帯電防止剤により、べたつきが生じる場合があります。
必ず定
●帯電防止
剤により、べたつきが生じる場
合 があります。必ず期的なメンテナンスを行ってください。
定期的なメンテナンスを行ってください。
●クリーンルームなど塵埃を嫌う場所では、
ワックスは塗布しな●クリーンルームなど塵埃を嫌う場所では、
ワックスは塗布し
溶接棒 TSYO331
溶接棒 TSYO1003
いでください。
ないでください。
●導電床をつくるためには、必ず継ぎ目部に導電エポグレーを接着剤とし、アースターミナルに接続するアース工法をご採用くだ■ ご注文について
さい。詳細は「東リ施工マニュアル」をご参照ください。
●注文の際は、色見本の下の品番にてご用命ください。

■ ご注文について●注文の際は、色見本の下の品番にてご用命ください。

■ 受注生産TS333TS1002

TS302TS1004

溶接棒 TSYO333
溶接棒 TSYO1002

特別寸法 ( 全厚 )

寸法：1820mm 18ｍ全厚：2.5mm
梱包：18ｍ/巻納期：受注後3週間
溶接棒 TSYO302
溶接棒 TSYO1004
条件：基準色のみ 200ｍ/色以上
価格：6,050円/m2 11,010円/ｍ(税抜き価格)※発注数量によっては余分に納期をいただく場合があります。

TS311

溶接棒 TSYO311

TS310■ 導電床材と帯電防止床材の違いについて
東リでは体積電気抵抗値1 104Ω〜1 107Ωを導電グレード、
1 10 7Ω〜1 10 10Ω
を帯電防止グレードと定義付けしています。

[導電床材］
製品内に電気を逃すための道があり、アース工法を取ることにより、人体等に発生した静電気を大地にまで逃すことができる床材です。アース板を設置している限り、下地(躯体)の漏洩抵抗に左右されません。

[帯電防止床材］
人体等に発生した静電気を床材を通して躯体へ逃がし、静電気の低減をしている床材です。下地(躯体)の漏洩抵抗値が、帯電防止床材の体 積抵抗値より小さい値になっていないと充分な性能が出ません。

溶接棒 TSYO310■ アースターミナルと接続する
アース工法を基本とします。
(溶接棒に導電性能はありません。)[ リード線付アース板 ]アース工法(導電工法)用副資材
導電性シート(アースリューム)とアースターミナルを連結させる際に使用。
品番コード：DOD-LP
価格：2,400円/セット(税抜き価格)(2個/セット)
規格 : 0.3mm 20mm幅 150mm(アース板) 2m(リード線)※データは特記のない場合は全て社内データです。数値は試験値であり、保証値ではありません。

3

2

新発売

ファクトリューム ケミ■ 特殊な施工について品種
発泡複層ビニル床シート HS
アースリューム■ 工法

規格
幅 1820 mm 長さ 9m アース工法により、部屋導電性能を確実に発揮させるためには、の端部に設置したアース板まで、床材がとらえた静電気を確実
全厚 2.0 mmに流す必要があります。必ず継ぎ目を接着剤導電エポグレーで梱包アース板を壁面付近の床に設置し、9m/巻ジョイントさせ、このアース板に導電エポグレーを使用して床材を短絡させます。
継目処理
2
価格

工法名

下地

工法名
一般工法
一般工法
ー

3,800円/m 6,920円/m（税抜き価格）

は専用溶接棒による熱風溶接を行います。

約10 0m につき1ヶ所アース板を設け
2

GB0507188
JIS A 5705

湿気のおそれのあるモルタル・エポグレーST・USセメント・
下地とシートの接着、コンクリート下地
東リ低臭USセメント
・US200・US300S
USセメント・エポグレーS・US300S
アース板と下地の接着

耐湿工法■ リード線付アース板の設置方法てください。広い場所で2ヶ所アースをとる場合は対角の位置でとるようにしてください。

耐薬品性に優れる

接着剤

用途
接着剤
乾燥したモルタル・コンクリート下地
エコロイヤルセメント・エコAR600
下地とシートの接着、USセメント・エポグレーST・US300S
アース板と下地の接着
乾燥したモルタル・コンクリート下地
エポグレーS・USセメント・US300S
シートとシートの短絡、耐動荷重性が必要な場合
導電エポグレーアース板と下地の接着

耐湿工法
継目処理

シートとシートの短絡、専用溶接棒による熱風溶接工法
アース板と下地の接着

専用溶接棒
導電エポグレー

●耐動荷重性のある床を構成するには、下地と荷重および接着剤が大きなポイントになります。下地強度、接着剤、継目処理
専用溶接棒による熱風溶接工法
専用溶接棒
荷重の組み合わせに充分ご注意ください。

■ 工法■ 特性グラフA

耐動荷重性

発泡構造で荷重を分散させる

耐静荷重性

耐動荷重性に優れる

C

耐摩耗性
電気特性

C

◀ 導電エポグレーを塗布した

くし目の方向。シートとシーBトが 導 電 エ ポ グ レ ー で 短絡する様に塗布します。

各機能性の詳細な情報は、添付の技術資料をご確認ください。

※アース板とシートの接着には必ず導電エポグレーを使用してください。
※アースの種類は第3種設置工事です。

導電エポグレーは隣接するシートのいずれかに接合するように塗布してください。
■ メンテナンス(長さ方向は5mおきに1ヶ所、幅方向は中央に1ヶ所入れます。)●施工後、養生期間をおいてから洗浄剤でポリッシャー洗浄し、よくすすいだ 後に樹脂ワックス(ニューFBワックス・Uワック
ス・ツヤノンワックス(抗菌))を塗布してください。
●ワックスを塗布すると、耐薬性能等が変化する場合があります。
機能性を重視する場合は、
樹脂ワックスを塗布しないでください。

■ ご注意TS8531 NEW

溶接棒 TSYO8531

TS8533 NEW

溶接棒 TSYO8533●耐動荷重性には優れていますが、タイヤロック等によるブレー
キの跡やブレーキ傷、溶接の火花による損傷は防ぐことができません。特にバッテリー式リーチフォークや溶接機を使用する
場所での使用は避けてください。

■ ご注文について●注文の際は、色見本の下の品番にてご用命ください。

TS8532 NEW

溶接棒 TSYO8532

TS8534 NEW

溶接棒 TSYO8534■ 優れた耐薬品性
分類
無機酸
有機酸
アルカリ

品名
硫酸50％
塩酸37％
酢酸99％
水酸化ナトリウム25％
アンモニア水28％
酢酸エチル

有機溶剤

キシレン
トルエン

消毒液
【評価基準】

消毒用エタノール80%
次亜塩素酸ナトリウム0.1％

耐薬品性 耐薬品性試験（品番TS8531） A : 変化なし

評価

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B : わずかに変化する C : 変化する（着色、材質、光沢の三水準による総合評価）※ 耐薬品性試験の詳細はp.8をご参照ください。
※データは特記のない場合は全て社内データです。
数値は試験値であり、保証値ではありません。
※データは特記のない場合は全て社内データです。
数値は試験値であり、保証値ではありません。

5

4

新発売

ファクトリューム ケミ■ 特殊な施工について品種
発泡複層ビニル床シート HS
アースリューム■ 工法

規格
幅 1820 mm 長さ 9m アース工法により、部屋導電性能を確実に発揮させるためには、の端部に設置したアース板まで、床材がとらえた静電気を確実
全厚 2.0 mmに流す必要があります。必ず継ぎ目を接着剤導電エポグレーで梱包アース板を壁面付近の床に設置し、9m/巻ジョイントさせ、このアース板に導電エポグレーを使用して床材を短絡させます。
継目処理
2
価格

工法名

下地

工法名
一般工法
一般工法
ー

3,800円/m 6,920円/m（税抜き価格）

は専用溶接棒による熱風溶接を行います。

約10 0m につき1ヶ所アース板を設け
2

GB0507188
JIS A 5705

湿気のおそれのあるモルタル・エポグレーST・USセメント・
下地とシートの接着、コンクリート下地
東リ低臭USセメント
・US200・US300S
USセメント・エポグレーS・US300S
アース板と下地の接着

耐湿工法■ リード線付アース板の設置方法てください。広い場所で2ヶ所アースをとる場合は対角の位置でとるようにしてください。

耐薬品性に優れる

接着剤

用途
接着剤
乾燥したモルタル・コンクリート下地
エコロイヤルセメント・エコAR600
下地とシートの接着、USセメント・エポグレーST・US300S
アース板と下地の接着
乾燥したモルタル・コンクリート下地
エポグレーS・USセメント・US300S
シートとシートの短絡、耐動荷重性が必要な場合
導電エポグレーアース板と下地の接着

耐湿工法
継目処理

シートとシートの短絡、専用溶接棒による熱風溶接工法
アース板と下地の接着

専用溶接棒
導電エポグレー

●耐動荷重性のある床を構成するには、下地と荷重および接着剤が大きなポイントになります。下地強度、接着剤、継目処理
専用溶接棒による熱風溶接工法
専用溶接棒
荷重の組み合わせに充分ご注意ください。

■ 工法■ 特性グラフA

耐動荷重性

発泡構造で荷重を分散させる

耐静荷重性

耐動荷重性に優れる

C

耐摩耗性
電気特性

C

◀ 導電エポグレーを塗布した

くし目の方向。シートとシーBトが 導 電 エ ポ グ レ ー で 短絡する様に塗布します。

各機能性の詳細な情報は、添付の技術資料をご確認ください。

※アース板とシートの接着には必ず導電エポグレーを使用してください。
※アースの種類は第3種設置工事です。

導電エポグレーは隣接するシートのいずれかに接合するように塗布してください。
■ メンテナンス(長さ方向は5mおきに1ヶ所、幅方向は中央に1ヶ所入れます。)●施工後、養生期間をおいてから洗浄剤でポリッシャー洗浄し、よくすすいだ 後に樹脂ワックス(ニューFBワックス・Uワック
ス・ツヤノンワックス(抗菌))を塗布してください。
●ワックスを塗布すると、耐薬性能等が変化する場合があります。
機能性を重視する場合は、
樹脂ワックスを塗布しないでください。

■ ご注意TS8531 NEW

溶接棒 TSYO8531

TS8533 NEW

溶接棒 TSYO8533●耐動荷重性には優れていますが、タイヤロック等によるブレー
キの跡やブレーキ傷、溶接の火花による損傷は防ぐことができません。特にバッテリー式リーチフォークや溶接機を使用する
場所での使用は避けてください。

■ ご注文について●注文の際は、色見本の下の品番にてご用命ください。

TS8532 NEW

溶接棒 TSYO8532

TS8534 NEW

溶接棒 TSYO8534■ 優れた耐薬品性
分類
無機酸
有機酸
アルカリ

品名
硫酸50％
塩酸37％
酢酸99％
水酸化ナトリウム25％
アンモニア水28％
酢酸エチル

有機溶剤

キシレン
トルエン

消毒液
【評価基準】

消毒用エタノール80%
次亜塩素酸ナトリウム0.1％

耐薬品性 耐薬品性試験（品番TS8531） A : 変化なし

評価

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B : わずかに変化する C : 変化する（着色、材質、光沢の三水準による総合評価）※ 耐薬品性試験の詳細はp.8をご参照ください。
※データは特記のない場合は全て社内データです。
数値は試験値であり、保証値ではありません。
※データは特記のない場合は全て社内データです。
数値は試験値であり、保証値ではありません。

5

4

ニュースタンロード
■ 工法

品種

複層ビニル床シート FS

規格

幅 1820 mm

長さ 20 m

全厚 2.0 mm

UV樹脂コーティング

病院・研究室・学校・工場・倉庫など
下地

接着剤

一般工法

乾燥したモルタル・コンクリート下地

エポグレーST

特殊部位向けのビニル床シート

梱包 20 m/巻

6,200円/m2 11,280円/m（税抜き価格）

価格

工法名

ー

乾燥したモルタル・コンクリート下地
高耐動荷重性が必要な場合

エポグレーS

継目処理

専用溶接棒による熱風溶接工法

専用溶接棒●耐動荷重性のある床を構成するには、下地と荷重および接着剤が大きなポイントになります。下地強度、接着剤、荷重の組み合わせに充分ご注意ください。
GB0507188
JIS A 5705

■ 特性グラフ

耐動荷重性に優れる

帯電防止
耐動荷重性
フロアリューム
耐静荷重性

オペリューム
耐熱軟化性に優れ、摩擦熱に強い

#
○
○

○

−

○

溶接棒 TSYO903

○

○

TS903

○

○

−

○

−

○

配膳車や
キャスター付き重いキャスター付
溶接棒
TSYO906
各種機器を使用する各種機器や部位
フォークリフト等を使用する部位TS906

溶接棒 TSYO905
極度に帯電を

嫌う部位

・医療施設

"

○

−

○
・学校

$

"

−

TS905

#

#

○

溶接棒 TSYO902

"

○
・各種工場

4

○

−
・医療施設の手術室

溶接棒 TSYO904

A

$

#

#

#

−

精密機器関連施設

TS904

"

#

TS902
−

庫

−

部 位

溶接棒 TSYO901

倉○研究 室・実 験 室
場

#

院

工

#

電気特 性

TS901

"

機 能

耐摩 耗 性

ニューS
スタンロードB

電気特性

各機能性の詳細な情報は、添付の技術資料をご確認ください。

耐 静 荷重性

病

$

4

耐摩耗性

"

フォークリフトなどを常時使用する倉庫・工場や配膳車など重いキャスター付きの機器を
耐 動 荷重性
使用する箇所に最適

ファクト
リューム ケミA

アースリューム

・医療施設の検査室■ メンテナンス■ ご注意●施工後、養生期間をおいてから洗浄剤でポリッシャー洗浄し、よくすすいだ
後にシーバイエス社製帯電防止ワックス(エレックス)を塗布してください。

●表層に高密度架橋を施しているので、一般ビニル床材とは異なった臭いを発することがあります。

使 用場所■ ご注文について

・薬剤室

・電子機器工場必ず定期的なメンテナンスを行っ
・食品工場●帯電防止剤により、べたつきが生じる場合があります。
てください。
●クリーンルームなど塵埃を嫌う場所では、
ワックスは塗布しないでください。
・半導体工場・製薬工場●注 文の際 は、色見 本 の下の品 番にてご用 命ください。

・各種工場

・精密機械工場

・医療施設

・研究施設

・食品工場

・医療施設の
検査室

・学校

・製薬工場

■ 優れた耐動荷重性

・倉庫

・薬剤室
■ 優れた耐熱軟化性(耐摩擦熱性)
・計測室

フォークリフト走行が要求されるような耐動荷重性が求められる工場での使用に適しています。
一般ビニル床シートに比べ、はるかに高い耐動荷重性を有しています。

・学校
一般的なビニル床シートに比べて、熱に強・サーバールーム 表層部分に多少の熱では溶けにくい、い特殊な塩ビ樹脂を使用しています。フォークリフトによる黒いタイヤ痕等の汚れがつきにくく、またメンテナンス性能にも優れるため長期間美観を維持します。

■ 耐動荷重性■ 耐熱軟化性試験
ニュースタンロード

ニュースタンロード
膨れるまでの時間
評価

一次試験：180分以上

塗り床

一般ビニル床シート

二次試験：30分以上

S※試験方法・評価基準の詳細はp.9をご参照ください。

拭取り前

拭取り後

拭取り前

拭取り後

拭取り前

拭取り後

※タイヤによる黒ずみの加減と水拭き後の比較写真です。

※データは特記のない場合は全て社内データです。数値は試験値であり、保証値ではありません。

7

6

ニュースタンロード
■ 工法

品種

複層ビニル床シート FS

規格

幅 1820 mm

長さ 20 m

全厚 2.0 mm

UV樹脂コーティング

病院・研究室・学校・工場・倉庫など
下地

接着剤

一般工法

乾燥したモルタル・コンクリート下地

エポグレーST

特殊部位向けのビニル床シート

梱包 20 m/巻

6,200円/m2 11,280円/m（税抜き価格）

価格

工法名

ー

乾燥したモルタル・コンクリート下地
高耐動荷重性が必要な場合

エポグレーS

継目処理

専用溶接棒による熱風溶接工法

専用溶接棒●耐動荷重性のある床を構成するには、下地と荷重および接着剤が大きなポイントになります。下地強度、接着剤、荷重の組み合わせに充分ご注意ください。
GB0507188
JIS A 5705

■ 特性グラフ

耐動荷重性に優れる

帯電防止
耐動荷重性
フロアリューム
耐静荷重性

オペリューム
耐熱軟化性に優れ、摩擦熱に強い

#
○
○

○

−

○

溶接棒 TSYO903

○

○

TS903

○

○

−

○

−

○

配膳車や
キャスター付き重いキャスター付
溶接棒
TSYO906
各種機器を使用する各種機器や部位
フォークリフト等を使用する部位TS906

溶接棒 TSYO905
極度に帯電を

嫌う部位

・医療施設

"

○

−

○
・学校

$

"

−

TS905

#

#

○

溶接棒 TSYO902

"

○
・各種工場

4

○

−
・医療施設の手術室

溶接棒 TSYO904

A

$

#

#

#

−

精密機器関連施設

TS904

"

#

TS902
−

庫

−

部 位

溶接棒 TSYO901

倉○研究 室・実 験 室
場

#

院

工

#

電気特 性

TS901

"

機 能

耐摩 耗 性

ニューS
スタンロードB

電気特性

各機能性の詳細な情報は、添付の技術資料をご確認ください。

耐 静 荷重性

病

$

4

耐摩耗性

"

フォークリフトなどを常時使用する倉庫・工場や配膳車など重いキャスター付きの機器を
耐 動 荷重性
使用する箇所に最適

ファクト
リューム ケミA

アースリューム

・医療施設の検査室■ メンテナンス■ ご注意●施工後、養生期間をおいてから洗浄剤でポリッシャー洗浄し、よくすすいだ
後にシーバイエス社製帯電防止ワックス(エレックス)を塗布してください。

●表層に高密度架橋を施しているので、一般ビニル床材とは異なった臭いを発することがあります。

使 用場所■ ご注文について

・薬剤室

・電子機器工場必ず定期的なメンテナンスを行っ
・食品工場●帯電防止剤により、べたつきが生じる場合があります。
てください。
●クリーンルームなど塵埃を嫌う場所では、
ワックスは塗布しないでください。
・半導体工場・製薬工場●注 文の際 は、色見 本 の下の品 番にてご用 命ください。

・各種工場

・精密機械工場

・医療施設

・研究施設

・食品工場

・医療施設の
検査室

・学校

・製薬工場

■ 優れた耐動荷重性

・倉庫

・薬剤室
■ 優れた耐熱軟化性(耐摩擦熱性)
・計測室

フォークリフト走行が要求されるような耐動荷重性が求められる工場での使用に適しています。
一般ビニル床シートに比べ、はるかに高い耐動荷重性を有しています。

・学校
一般的なビニル床シートに比べて、熱に強・サーバールーム 表層部分に多少の熱では溶けにくい、い特殊な塩ビ樹脂を使用しています。フォークリフトによる黒いタイヤ痕等の汚れがつきにくく、またメンテナンス性能にも優れるため長期間美観を維持します。

■ 耐動荷重性■ 耐熱軟化性試験
ニュースタンロード

ニュースタンロード
膨れるまでの時間
評価

一次試験：180分以上

塗り床

一般ビニル床シート

二次試験：30分以上

S※試験方法・評価基準の詳細はp.9をご参照ください。

拭取り前

拭取り後

拭取り前

拭取り後

拭取り前

拭取り後

※タイヤによる黒ずみの加減と水拭き後の比較写真です。

※データは特記のない場合は全て社内データです。数値は試験値であり、保証値ではありません。

76

■ 耐薬品性■ 耐動荷重性
フロアリューム

一次試験

TS4501
二次試験
東リ独自

無機酸

A
硫酸50％
1
車
輪
C
2 床 材硝酸61％
〈大〉
A〈小〉
塩酸37％
3
荷重
約900N/㎠
約2700N/㎠
B
酢酸99％
4
試験結果
膨れるまでの時間
A蓚酸9％
5
オペリューム180分以上30分以上
A
クエン酸20％6
帯電防止フロアリューム
60分未満
‑
A
乳酸85％
7
アースリューム
180分以上
30分未満
A
ガソリン
8
ファクトリューム
ケミ
180分以上
30分未満
A
マシン油
9
B
10 DOP
ニュースタンロード
180分以上30分以上
A ‑11 大豆油一般ビニルシート
60分未満
A
12 セメントペースト
A
13 アニリンブルー
A
14 パーマ液● キャスター付き機器の床材にかかる接地荷重
A
15 水酸化ナトリウム25％
アルカリ ※接地荷重＝車輪の接している単位面積あたりの荷重
A
16 アンモニア水28％
B 総重量
17 フェノール8％・24型エア)ホルマリン37％
A 79kg18 車椅子普及型(スチール製
ヨードホルムC 114kg
19 電動車椅子
ライト血液染色液
C 87kg20 キャスター付き事務椅子(ゴム製4輪)
A
21 ポビドンヨード10％
キャスター付き事務椅子(プラスチック製5輪)
B 98kg
22 クレゾール100％
ギムザ血液染色液
23 介護用電動ベッド
C 191kg
パパニコロウ染色液
24 多機能手術台
B 680kg
25 過酸化水素水31％
A
ハンドリフト1290kg
26 カラッチヘマトキシリン液
A
5%ヒビテン液
27 フォークリフト
A 5200kg
塩類
28 飽和過マンガン酸カリウム水溶液
C
29 メタノールA
30 MEKC
31 酢酸エチルB
32 テトラヒドロフラン
C
キシレン
33
A
34 トルエンB
35 ウェルパスA
36 消毒用エタノール80%A
37 中性洗剤A
38 酸素系漂白剤
A
39 次亜塩素酸ナトリウム0.1％A
40 さらし粉
A
テゴー51
0.5％
41
A
(200ppm)
次亜塩素酸水42
A【評価基準】
TS1001

TS333

有機酸
汚染物質
殺菌消毒・検査試薬
有機溶剤

消毒液・洗剤

A
評 B価
B
A
A
S
A
C
B
AA
AA
SB
A
C
A
C
A
A
A
接地荷重
A
約50N/cm
AC
約80N/cm
C
約200N/cm
C
約280N/cm
B
約370N/cm
CB
約850N/cm
A
約580N/cm
A
約270N/cm
A
C
A
B
B
C
B
C
A
A
A
A
A
A
A
A

A

SB

2

TS8531

TS901

A

A

二次試験（車輪46mmφ）で膨れるまで30分以上かつ、CB
非発泡であり、基材があること（ビニル床タイルは除く）

A
A
A
二次試験（車輪46mmφ）
で膨れるまで
A
A
AA
30分未満
A
A
A
A
A
A
一次試験（車輪110mmφ）で膨れるまで
B A 60分以上180分未満
A
A
A
A
A
A
A 一次試験（車輪110mmφ）
A
で膨れるまで
C
60分未満
A
A
A
A
A
A
（使用接着剤）ファクトリューム ケミ：USセメント その他：エポグレーS
A
A
B
B
C
B
A
A
A
【試験方法】
A
B
B
耐キャスター性試験（JIS A 1454準拠）
：一次試験
A
A
A
前後左右可動の耐キャスター性試験装置（図1）にてスウィブル
軌跡（図2）A 破損や膨れが生じるまでのA を描かせ、試験開始後、B時間を測定します。
A・鉄製
AA
車輪：直径110mm
・幅50mm
荷重：2000N（約900N/cm ）C
CC
東リ独自試験
C ：二次試験 C
C
上記試験で180分以上の耐動荷重性があった場合、
AC
C車輪を小さいものに変え、より過酷な試験も実施しました。
A鉄製
A
車輪：直径46mm
・幅20mm・
B
荷重：2000N（約2700N/cm )
C
C
C
図1
図2
B
C
B
荷重
キャスターの軌跡
700
A
A
A（スウィブル軌跡）
試験体
A
C
A
金属板
A
A
A
繊維強化セメント板
260
単位mm
C
C
C
A
A
A
C
C
C
A
C
B
C
C
C
A
A
A
A
A
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
2

2

2

2

2

2

2

2

2

390

品 試験方法番

リューム ケミ スタンロード

700

分類

ストレッチャー、台車などのキャスター付きの機器は重いだけでなくキャスターのしごきが加わるため、床材に大きな負担をかけています。
帯電防止
ファクト
ニュー
様々なキャスター付き機器の使用が想定される場所には耐動荷重性のある床材の選定と強い下地づくりが必要です。
品名
オペリュームアースリューム【試験方法】【評価基準】

各種床材上に脱脂綿を置き、1mℓの薬品を滴下し、時計皿をかぶせて24時間放置し、水洗・乾燥後の汚染状態を3段階で立位から目視評価します。

着色、材質、光沢の3つの基準からそれぞれ評価し、そのうち最も低いランクを表示

A : 変化なし B : わずかに変化する C : 変化する ＊立視点から見た際の性能目安となります。

※データは特記のない場合は全て社内データです。
※データは特記のない場合は全て社内データです。
数値は試験値であり、数値は試験値であり、保証値ではありません。
保証値ではありません。

98

■ 耐薬品性■ 耐動荷重性分類

ストレッチャー、台車などのキャスター付きの機器は重いだけでなくキャスターのしごきが加わるため、床材に大きな負担をかけています。
帯電防止
ファクト
ニュー
様々なキャスター付き機器の使用が想定される場所には耐動荷重性のある床材の選定と強い下地づくりが必要です。
品名
オペリュームアースリューム

フロアリューム

品 試験方法番

一次試験

TS4501
二次試験

リューム ケミ スタンロード【評価基準】
TS1001

TS333

TS8531

TS901

東リ独自

無機酸

A
A
A
A
A
硫酸50％
1
二次試験（車輪46mmφ）で膨れるまで30分以上かつ、
S
車
輪
C
C
B 非発泡であり、基材があること
B
2 床 材硝酸61％（ビニル床タイルは除く）
評 B価
〈大〉
A〈小〉
A
B
A
A
塩酸37％
3
荷重
約900N/㎠
約2700N/㎠
二次試験（車輪46mmφ）
で膨れるまで
B
A
A
A
酢酸99％
4
AA
試験結果
膨れるまでの時間
30分未満
A
A
A
A
A
蓚酸9％
5
オペリューム180分以上
30分以上
S
A
A
A
A
A
クエン酸20％6
一次試験（車輪110mmφ）で膨れるまで帯電防止フロアリューム
60分未満
‑
C
B
A
A
B
A
A
乳酸85％
7
60分以上180分未満
アースリューム
180分以上
30分未満
AA
A
A
A
ガソリン
A
8
選択上のご注意
ファクトリューム
ケミ
180分以上30分未満
AAAA
A 一次試験マシン油A
9（車輪110mmφ）
で膨れるまで●各種マークの詳細は「東リ総合カタログ｣をご参照ください。
C
60分未満
B
A 抗菌シートをご採用ください。
A
DOP
A
10 東日本営業開発部
病院など抗菌性を求められる場所では、人体への影響が少ない抗菌
ニュースタンロード
西日本営業開発部
TEL03（5403）
2067
TEL06（6943）
180分以上30分以上
SB1645剤を使用しておりますが、乳幼児が誤って経口する可能性のある場所では使用を避けてください。
東日本営業開発部 商業施設 TEL03（5403）2066
西日本営業開発部 商業施設 TEL06（6943）1647
A
A
A
A
A
11 大豆油一般ビニルシート
60分未満大 阪 第 1 営 業‑所 TEL06（6943）
C1671
東 京 第 1 営 業 所 TEL03（5403）2050●暗所、アルカリ性雰囲気、高温多湿環境下において、床材の変色が発生する場合があります。これ（使用接着剤）
ファクトリューム ケミ：USセメント その他：エポグレーS
A 業 所 TEL06（6943）
A
A1672
A
らの条件が揃わないように注意してください。
そのような箇所へ床材を施工する際には、発生してB
12 東 京セメントペースト
第 2 営 業 所 TEL03（5403）2055
大阪第2営
も目立たない暗色系のご採用をおすすめします。
八 王 子 営 業 所 TEL042（648）0588
京 都 営 業 所 TEL075（693）7755
A
B
C
C
B
13 横 アニリンブルー●下地から絶えず湿気の上昇が予想される場所では使用を避けてください｡接着不良や臭気が発生す
浜 営 業 所 TEL045（664）5810
神 戸 営 業 所 TEL078（291）8444
ることがあります。
TEL048（651）
1031
TEL082
（239）
2858
大
宮
営
業
所
広
島
営
業
所
A
A
A
A
A
14 パーマ液●建築基準法・消防法によって、使用方法ならびに使用場所に制限があります。
各法令法規をご確認ください。
千 葉 営 業 所 TEL043（208）1381
岡 山 営 業 所 TEL086（244）3366● キャスター付き機器の床材にかかる接地荷重【試験方法】A
A
A
B
15 水 水酸化ナトリウム25％
B●淡色系・無地調の床材ほど濃色系に比べて汚れが目立ちやすくなります。
また、フラットな表面形状
戸 営 業 所 TEL029（231）7695
高 松 営 業 所 TEL087（815）1150
アルカリ ※接地荷重＝車輪の接している単位面積あたりの荷重
耐キャスター性試験（JIS A 1454準拠）：一次試験に比べてエンボスが深いほど汚れが残りやすくなります。
ご留意ください。
潟 営 業 所 TEL025（228）5133
松 山 営 A業 所 TEL089（925）
A
A6366
A
16 新 アンモニア水28％
A
床面に変色、変形が生じることがあります。
●床シートは熱には弱い性質を有しています。摩擦熱等により、前後左右可動の耐キャスター性試験装置（図1）にてスウィブル長 野 営 業 所 TEL026（231）3320
福 岡 営 業 開 発 課 TEL092（411）9076●現物見本やカタログと、製品の色が若干異なる場合があります。
総重量
接地荷重
軌跡
（図2）
を描かせ、試験開始後、破損や膨れが生じるまでのB
AA
A
17 札 フェノール8％B
幌 営 業 所 TEL011（833）0040
福 岡 営 業 所 TEL092（411）9076●当カタログは2023年7月現在のものです。予告なしに変更されることがあります。
時間を測定します。
・24型エア)
約50N/cm0950
台 営 業 所 TEL022（287）北九州営業所
ホルマリン37％
A 79kgTEL093（522）
A・鉄製
A0235
A
18 仙 車椅子普及型(スチール製
A
車輪：直径110mm
・幅50mm
施工上のご注意
盛 岡 営 業 所 TEL019（632）6211
鹿 児 島 営 業 所 TEL099（263）7477
荷重
：
2000N
（約900N/cm）●施工の前にヨードホルムC 「東リ施工マニュアル」
C5652
19 郡 電動車椅子
C 「東リ総合カタログ」もしくはCをご一読ください。
約80N/cm114kg
山 営 業 所 TEL024（925）5536
沖 縄 営 C業 所
TEL098（884）●必ず継目処理を施してください。
名古屋営業開発課 TEL052（733）3532●幅継ぎをする際は、耳部どうしでジョイントしてください。
東リ独自試験
ライト血液染色液
C 87kgTEL03（6400）
C
20 名古屋第1営業所
C5294
C ：二次試験C
TEL052（733）3471
ハウジング営業部 東京
キャスター付き事務椅子(ゴム製4輪)
約200N/cm●施工後、一週間は、直射日光や水洗い、冷暖房などによる急激な温度変化、重量物やキャスター椅
上記試験で180分以上の耐動荷重性があった場合、車輪を小さ子などによるしごきなどは避けてください。
突上げ・目地スキC
・剥がれ・へこみ跡などを発生させる
TEL052（733）3472
ハウジング営業部
ポビドンヨード10％
A 大阪 TEL06（4707）
A
21 名古屋第2営業所
C7510
C
いものに変え、より過酷な試験も実施しました。
可能性があります。
特に冬季は接着剤の硬化が遅いので充分な養生期間をとってください。
特販営業部 量販営業
TEL03（5403）
2073
静 キャスター付き事務椅子(プラスチック製5輪)
岡 営 業 所 TEL054（280）5272
約280N/cm
98kg
BA鉄製
22 金 クレゾール100％
BA
車輪：直径46mm
・幅20mm・B
特販営業部 特販事業 TEL06（6494）6626
沢 営 業 所 TEL076（246）7001
メンテナンスならびに使用上のご注意
荷重：2000N（約2700N/cm )TEL03（5403）
2063
建装営業部
東京
介護用電動ベッド
約370N/cm
23 ギムザ血液染色液
C 191kgCCCC
建装営業部 大阪 TEL06（6494）1540
転倒事故を招く可能性があります。土砂の持図1 水濡れや砂が飛散した状態では、滑りやすくなり、
図2
パパニコロウ染色液
24 多機能手術台
B 680kg
B泥よけマットなどを出入口に設置し、
B2078
C
B
込みなどが予想される場所では、室内に土砂が持込まれグローバル戦略推進部
TEL03（5403）
約850N/cm
荷重ないようにしてください。
持込まれた際には、即座に除去するようにしてください。
摩耗・傷付きキャスターの軌跡
700
25 過酸化水素水31％
A
A
A
A
A
を防ぎ、美観を保持するだけでなく、寿命を延ばす効果があります。
（スウィブル軌跡）
試験体
ハンドリフト
約580N/cm
1290kg
TEL 03（5421）3711●長時間の直射日光による変退色、長期間使用しない室内での結露によるカビや異臭の発生、床材のカラッチヘマトキシリン液
26 東京ショールーム
A
A
A
C
A
〒141- 0022 東京都品川区東五反田5 - 25 -19 東京デザインセンター4F
剥がれ・反り・膨れ・突上げの可能性があります。日よけや換気を心がけてください。
金属板
フォークリフト●ある種の家具の脚ゴムやゴムマットなどのゴム製品、塗料、防腐剤、5%ヒビテン液
27 大阪ショールーム
A 5200kg 約270N/cm
AA
A
A 防虫剤などによって汚染され変TEL 06（6943）
1649
繊維強化セメント板
260
単位mm
退色を招く可能性があります。これらに直接触れないようにしてください。
〒540-0008 大阪市中央区大手前1- 7- 31 ＯMMビル7F
塩類●重量物や車輪によるしごき、
ハイヒールや家具などの局部荷重により、
28 飽和過マンガン酸カリウム水溶液
CCCC
C 床材の表面にキズや膨れ、へ名古屋ショールーム TEL 052（745）1691
こみ跡が生じる可能性があります。
29 メタノール 〒466 - 0006 名古屋市昭和区北山町3A 20 -1 東リ名古屋ビル2F
A
A
A
A
水・砂・紫外線・重量物・汚染物質・化学薬品などの影響で、床材自体の変質・変退色や、施工後
TEL 011（833）1730の膨れ充分ご注意ください。
剥がれ、反り、膨れMEK30 札幌ショールームCC
B
C・剥がれ・目地スキなどを招く場合があります。
C〒062 - 0911 札幌市豊平区旭町3 -1- 7などが生じた場合は、即座に補修してください。放置しておくと全体に影響がおよび、美観を損
なうほか、
31 酢酸エチルB
A
B
C 転倒事故の原因となります。
B（433）1002
福岡ショールーム TEL 092●素材固有の臭いがあります。
換気を心がけてください。
-15
-19
〒812
0013
福岡市博多区博多駅東2
KS･T駅東ビル1F
32 テトラヒドロフラン
C
C
C
C
C
キシレン
33
A
A
B
A
A
34 トルエン
B
A
C
A
B
35 ウェルパスA
A
AAA
36 消毒用エタノール80%
A
A
A
A
A
37 中性洗剤A
A
A
A
A
38 酸素系漂白剤
A
A
A
A
A
39 次亜塩素酸ナトリウム0.1％
A
A
A
A
A
40 さらし粉AA
AA
A「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（廃棄物処理法：環境省）
に従い、不要となった見本帳につきましては、都道府県知事等の許可を得た
東リは I S0.5％
O 9 0 01 の
テゴー51
41
A
A
A
A
A
産業廃棄物処理業者に廃棄を直接委託して頂きますようお願い申し上げます。
（一社）日本インテリア協会 東リ株式会社
認証を取得しています(200ppm)
次亜塩素酸水
42
A
A
A
A
A
有機酸
汚染物質

2

2

殺菌消毒・検査試薬

2

2

2

2

2

2

2

390

700

2

有機溶剤

消毒液・洗剤【試験方法】【評価基準】

製品検索コンテンツから画像データをダウンロードできますVol. そのうち最も低いランクを表示
2023.10 業務用販促資料
各種床材上に脱脂綿を置き、1mℓの薬品を滴下し、時計皿をかぶせて24時間放置し、着色、材質、光沢の3つの基準からそれぞれ評価し、現行サンプル帳（最新版）の一覧表はこちら
水洗・乾燥後の汚染状態を3段階で立位から目視評価します。
＊立視点から見た際の性能目安となります。
A : 変化なし B : わずかに変化する C : 変化する

2

※データは特記のない場合は全て社内データです。
※データは特記のない場合は全て社内データです。
数値は試験値であり、数値は試験値であり、保証値ではありません。
保証値ではありません。

98

■ 電気特性
昨今の室内空気環境の向上により、医療施設、高齢者福祉施設・住宅における床材の電気特性はビニル系床材の場合はCランク以上で問題ないケースがほとんどです。ただし、検査機器等の誤作動を防ぐ必要がある場合は、下記ランクと用途の目安をご参照の上、材料を選択願います。

床

①
表面電気
抵抗値(Ω)材

東リ独自

体積電気抵抗値(Ω)②
体積電気抵抗値(Ω)

1 10

1 10

4

評

帯電防止性が低い

帯電防止性が高い

A

1 10

7

B

1 10

10

)

15

C

価

A , B を東リで は
帯 電 防止 商 品とします

オペリューム2.0 10 10

2.8 10 8B

帯電防止フロアリューム

3.4 10 8

2.7 10 7

Bアースリューム

9.0 10 4

6.2 10 4

A

ニュースタンロード

4.4 10 10

3.5 10 9

B

ファクトリューム ケミ

1.1 10 11

2.8 10 10C

一般ビニルシート

1.4 10 11

3.5 10 10C)※体積電気抵抗値は、下地の材質によって異なりますのでご注意ください。

【評価基準】 A,Bを東リでは帯電防止商品とします
ランク

結

果

(体積電気抵抗値)

用途の目安

A

1 10 4 〜1 10 7Ω

導電グレード。
コンピュータ制御室等

B

1 10 7 〜1 10 10Ω

帯電防止グレード。
OAオフィス等C

1 10 10 Ω以上

一般グレード。静電気の発生の憂慮されない場所【データの判定目安】【試験方法】
電気的特性試験（温度23℃、湿度25％で測定）①表面電気抵抗試験（東リ独自試験）
2つの電極間を直流電圧が床材を通してどれだけ流れるかを試験。
数値が小さいほど、静電気が発生しにくいことを示します。
②体積電気抵抗試験( JIS A 1454 準処)
電極の一方を金属板に設置して電極間の電気抵抗値を測定。
数値が小さいほど静電気が発生しにくいことを示します。
【注意】電気抵抗値を物差しとして商品開発を行っています。
基本的に人体帯電圧を考慮した商品開発は行っていません。

①表面電気抵抗試験

床材の帯電防止性は、体 積電気 抵 抗値で判定します。電気 抵 抗値が低いほど、静電気を逃 がしやすくなります。また、一 般に床材の電気抵 抗値は湿 度の影 響を受け、湿 度 が 高いほど、電気 抵 抗値は低くなります。

②体積電気抵抗試験
超絶縁抵抗計
電極

電極
試験体
（床材）

90cm

絶縁体

超絶縁抵抗計
試験体
（床材）

電極
アース

金属板

※データは特記のない場合は全て社内データです。数値は試験値であり、保証値ではありません。

■ 帯電防止性能を維持するためのメンテナンス
床材の帯電防止性能を維持するためには、メンテナンス用ワックスとして、シーバイエス社製帯電防止ワックス「エレックス」を塗布してください。帯電防止フロアリュームなどの帯電性能は、「エレックス」を塗布しても、大きな変化は見られません。

シーバイエス(株)のお問合わせ先は以下のとおりです。

お客様ご相談窓口

TEL :045-640 -2280※ご使用前には必ずシーバイエス社の注意書きをご覧ください。

10選択上のご注意●各種マークの詳細は「東リ総合カタログ｣をご参照ください。

東日本営業開発部

TEL03（5403）2067

西日本営業開発部

TEL06（6943）1645

東日本営業開発部 商業施設

TEL03（5403）2066

西日本営業開発部 商業施設

TEL06（6943）1647

東京第1営業所

TEL03（5403）2050

大阪第1営業所

TEL06（6943）1671

東京第2営業所

TEL03（5403）2055

大阪第2営業所

TEL06（6943）1672

八王子営業所

TEL042（648）0588

京 都 営 業 所

TEL075（693）7755

横 浜 営 業 所

TEL045（664）5810

神 戸 営 業 所

TEL078（291）8444

大 宮 営 業 所

TEL048（651）1031

広 島 営 業 所

TEL082（239）2858

千 葉 営 業 所

TEL043（208）1381

岡 山 営 業 所

TEL086（244）3366

水 戸 営 業 所

TEL029（231）7695

高 松 営 業 所

TEL087（815）1150

新 潟 営 業 所

TEL025（228）5133

松 山 営 業 所

TEL089（925）6366

長 野 営 業 所

TEL026（231）3320

福岡営業開発課

TEL092（411）9076

札 幌 営 業 所

TEL011（833）0040

福 岡 営 業 所

TEL092（411）9076

仙 台 営 業 所

TEL022（287）0950

北九州営業所

TEL093（522）0235

盛 岡 営 業 所

TEL019（632）6211

鹿児島営業所

TEL099（263）7477

郡 山 営 業 所

TEL024（925）5536

沖 縄 営 業 所

TEL098（884）5652

名古屋営業開発課

TEL052（733）3532

名古屋第1営業所

TEL052（733）3471

ハウジング営業部 東京

TEL03（6400）5294

名古屋第2営業所

TEL052（733）3472

ハウジング営業部 大阪

TEL06（4707）7510

静 岡 営 業 所

TEL054（280）5272

特販営業部 量販営業

TEL03（5403）2073

金 沢 営 業 所

TEL076（246）7001

特販営業部 特販事業

TEL06（6494）6626

建装営業部 東京

TEL03（5403）2063

建装営業部 大阪

TEL06（6494）1540

グローバル戦略推進部

TEL03（5403）2078

東京ショールーム

TEL 03（5421）3711〒141- 0022 東京都品川区東五反田5 - 25 -19 東京デザインセンター4F

大阪ショールーム

TEL 06（6943）
1649〒540-0008 大阪市中央区大手前1- 7- 31 ＯMMビル7F

名古屋ショールーム

TEL 052（745）1691〒466 - 0006 名古屋市昭和区北山町3- 20 -1 東リ名古屋ビル2F

札幌ショールーム

TEL 011（833）1730〒062 - 0911 札幌市豊平区旭町3 -1- 7

福岡ショールーム

TEL 092（433）1002〒812 - 0013 福岡市博多区博多駅東2 -15 -19 KS･T駅東ビル1F

東リは I S O 9 0 01 の認証を取得しています

病院など抗菌性を求められる場所では、抗菌シートをご採用ください。人体への影響が少ない抗菌剤を使用しておりますが、乳幼児が誤って経口する可能性のある場所では使用を避けてください。
●暗所、アルカリ性雰囲気、高温多湿環境下において、床材の変色が発生する場合があります。これ
らの条件が揃わないように注意してください。そのような箇所へ床材を施工する際には、発生しても目立たない暗色系のご採用をおすすめします。
●下地から絶えず湿気の上昇が予想される場所では使用を避けてください｡接着不良や臭気が発生す
ることがあります。
●建築基準法・消防法によって、使用方法ならびに使用場所に制限があります。各法令法規をご確認ください。
●淡色系・無地調の床材ほど濃色系に比べて汚れが目立ちやすくなります。また、フラットな表面形状に比べてエンボスが深いほど汚れが残りやすくなります。ご留意ください。
●床シートは熱には弱い性質を有しています。摩擦熱等により、床面に変色、変形が生じることがあります。
●現物見本やカタログと、製品の色が若干異なる場合があります。
●当カタログは2023年7月現在のものです。予告なしに変更されることがあります。

施工上のご注意●施工の前に「東リ総合カタログ」もしくは「東リ施工マニュアル」をご一読ください。
●必ず継目処理を施してください。
●幅継ぎをする際は、耳部どうしでジョイントしてください。
●施工後、一週間は、直射日光や水洗い、冷暖房などによる急激な温度変化、重量物やキャスター椅子などによるしごきなどは避けてください。突上げ・目地スキ・剥がれ・へこみ跡などを発生させる可能性があります。特に冬季は接着剤の硬化が遅いので充分な養生期間をとってください。

メンテナンスならびに使用上のご注意
水濡れや砂が飛散した状態では、滑りやすくなり、転倒事故を招く可能性があります。土砂の持込みなどが予想される場所では、泥よけマットなどを出入口に設置し、室内に土砂が持込まれないようにしてください。持込まれた際には、即座に除去するようにしてください。摩耗・傷付きを防ぎ、美観を保持するだけでなく、寿命を延ばす効果があります。
●長時間の直射日光による変退色、長期間使用しない室内での結露によるカビや異臭の発生、床材の剥がれ・反り・膨れ・突上げの可能性があります。日よけや換気を心がけてください。
●ある種の家具の脚ゴムやゴムマットなどのゴム製品、塗料、防腐剤、防虫剤などによって汚染され変退色を招く可能性があります。これらに直接触れないようにしてください。
●重量物や車輪によるしごき、ハイヒールや家具などの局部荷重により、床材の表面にキズや膨れ、へこみ跡が生じる可能性があります。
水・砂・紫外線・重量物・汚染物質・化学薬品などの影響で、床材自体の変質・変退色や、施工後の膨れ・剥がれ・目地スキなどを招く場合があります。充分ご注意ください。剥がれ、反り、膨れなどが生じた場合は、即座に補修してください。放置しておくと全体に影響がおよび、美観を損なうほか、転倒事故の原因となります。
●素材固有の臭いがあります。換気を心がけてください。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（廃棄物処理法：環境省）
に従い、不要となった見本帳につきましては、都道府県知事等の許可を得た
産業廃棄物処理業者に廃棄を直接委託して頂きますようお願い申し上げます。

製品検索コンテンツから画像データをダウンロードできます（一社）日本インテリア協会

Vol. 2 2023.10

業務用販促資料

現行サンプル帳（最新版）の一覧表はこちら

東リ株式会社