剛体トロリ

幅広いニーズにお応えする
古河の剛体トロリ
1. 剛体トロリについて
従来、トロリ線は電車、クレーン、アンローダなど移動して使用する電気機器の給電線と▶諸工場におけるクレーン、ホイストなどの給電線としてして吊架方式により多用されてきました。
しかし最近は造船所、工場などの生産設備の増大に伴い、移動機器も大型化すると共に使用頻度も増大し、大電流を安全に通電できる新しい給電方式が要求されています。
これらの要求に応えた給電線として剛体トロリが使用されています。
造船所、製鉄所その他の各種工場においては主にトロリ線を鉄製架台に取付けた剛体トロリを用います。

▲製鉄所の大型クレーン用給電線として目次

1. 剛体トロリについて… ……………………… 1
2. 剛体トロリの特長… ………………………… 2
3. 種類… ………………………………………… 2
4. 鉄製架台方式剛体トロリ… ………………… 3
5. 参考資料… ………………………………… 10▶造船所や湾岸荷役クレーン用給電線として1

2. 剛体トロリの特長■断線がなく安全性に優れています。

■ユニット方式のため軽量であり、工事が簡単です。

■大電流がとれます。

■万一、トロリ線が損傷しても、1 ユニットのトロリ線の取替え■トロリ線吊架方式に比べたわみが非常に小さいため小スペースのみですみます。

で布設できます。

■保守が簡単です。

■ユニット方式により長尺が可能、また接続が簡単で増設が容易です。

■総合的にみて安価です。

3. 種類■ 剛体トロリの種類
種

類

鉄製架台方式

構

成

単トロリ線：銅または銅合金製
架台：ハット形鋼※長用

途● クレーン、ローダ、アンローダ

標準 6m● 新交通システム※ハット形鋼：JIS G 3350 一般構造用軽量形鋼■ トロリ線の種類
導体であるトロリ線は、JIS E 2101に規定された、みぞ付硬銅トロリ線、みぞ付硬銅トロリ線断面形状

梯形みぞ付硬銅トロリ線断面形状

EDCE
D
C

または古河標準による梯形みぞ付硬銅トロリ線を用います。トロリ線のサイF

R1ズはそれぞれ 170mm2、110mm2、85mm2、70mm2 を標準とします。

FA

A
R2R3B

B

●みぞ付硬銅トロリ線断面寸法●梯形みぞ付硬銅トロリ線断面寸法

各部寸法（mm）

公称断面積（mm2）

A

B

C

DE

F

170

15.49

15.49

7.32

7.74

11.43

2.4

11012.34

12.34

6.85

7.27

……9.75

1.7……85

11.00

11.00

5.70

6.12

……8.50

1.5……70

10.00……9.90

5.00

5.42……8.100.8

各部寸法（mm）

公称断面積（mm2）

A

B

C

DEF

R1R2

R3

170

14.8

14.07.327.74

11.2

3.735

35

2.5110

11.7

10.9

6.85

7.27

……9.6

3.030

20

2.5……85

10.3

……9.6

5.70

6.12

……8.5

2.725

15

2.0

……70

……9.0

……9.0

5.00

5.42

……7.2

2.1

25

15

2.0

●トロリ線の性能（硬銅）
公称断面積
（mm2）

計算断面積
（mm2）

引張荷重
（kN）

伸び
GL=250mm（％）

導電率（％）

電気抵抗
at…20℃（Ω /km）

170

170.0

57.86 以上

3.4 以上97.5 以上

0.1040 以下

1,511

110

111.1

38.25 以上

3.0 以上97.5 以上

0.1592 以下………………987.7……85……………87.09

30.30 以上

2.7 以上97.5 以上0.2030 以下………………774.2……70……………70.29

24.61 以上

2.5 以上97.5 以上

0.2516 以下………………624.9

質量（kg/km）2

4. 鉄製架台方式剛体トロリ■ 標準品の種類
この製品はトロリ線を導体とし、ハット形鋼製の架台の上に取付けたものです。種類として H 型剛体トロリ、DH 型剛体トロリおよびHH 型剛体トロリの 3 種類があります。
これらはその使用条件により選定されますが、主として製鉄所、造船所、その他の諸工場のクレーン用給電線として使用されます。

トロリ線による区分

架台による区分

みぞ付硬銅

梯形みぞ付硬銅● H 型剛体トロリ（一般用）
架台はハット形鋼 40 × 20 × 20mm を用い、 これに 170mm2 ～ 70mm2 のトロリ線を取付けたもので、剛体トロリの碍子支持間隔は 3m 以下とします。
耐食型として架台に溶融亜鉛めっきしたもの、架台をステンレス製にしたものも製作しています。

40202.340202.360

H170 型
H 85 型

60H110 型
H 70 型

HT170 型
HT 85 型

HT110 型
HT 70 型

● DH 型剛体トロリ（大容量用）
大電流容量を必要とする給電線として、ダブルトロリ線型で設計したもので、ハット形鋼 50 × 40 × 20mm の架台に、トロリ線 2 本を並列に取付けます。トロリ線のサイズは 170mm2× 2 および 110mm2 × 2 であり、剛体トロリの碍子支持間隔は 4m 以下とします。
耐食型として架台に溶融亜鉛めっきしたものも製作しています。

5050

40403.23.28080

DH170 型

DH110 型

DHT170 型

DHT110 型● HH 型剛体トロリ（長径間用）
架台はハット形鋼 60 × 30 × 25mmを 用 い、 こ れ に 170mm2 ～ 70mm2のトロリ線を取付けたもので、特殊サイズとして 540mm2 トロリ線を取付けた製品もあります。剛体トロリの碍子支持間隔は 3m を超え、上・下向は5m 以下、横向は 4m 以下とします。
耐食型として架台に溶融亜鉛めっきしたものも製作しています。

606030302.32.380

HH170 型
HH 85 型

380

HH110 型
HH 70 型

HHT170 型
HHT 85 型

HHT110 型
HHT 70 型

■ 剛体トロリの配置
H 型、DH 型、HH 型
標準剛体トロリ配置（交流 3 相 3 線式）

R相

S相

T相

トロリ線

添線式剛体トロリ
大電流用剛体トロリ配置
裸より線添線式（交流 3 相 3 線式）

R相

R相

S相

低インピーダンス式剛体トロリ配置
絶縁電線（異相）添線式（交流 3 相 3 線式）

T相

S相

R相

T相

T相

裸より線

S相

S相

R相

T相

T相

S相

R相

絶縁電線

添線式剛体トロリは、H 型、DH 型、HH 型剛体トロリに裸線または絶縁電線を添線して、電流容量の増大、電圧降下の減少を図るものです。
低インピーダンス式剛体トロリは、絶縁電線にトロリ線と異相の電流を流して交流抵抗を抑えます。

■ ユニットの標準構造
1 ユニットの標準長さは 6m であり、当社において架台とトロリ線をイヤー● P 型（端末またはセクション部用）
トロリ線で取付け、またトロリ線接続部にはロングイヤー、架台接続部には芯金を取付けて納入します。なお、特に高温とロングイヤーなる場所に使用するため、トロリ線のイヤー

芯金

イヤー

芯金

架台 6000

ユニット間隙を大きくとり、このため集電子摺動部の落込みの危険がある場
合は、ロングイヤーをはさむように側● N 型（中間部用）
トロリ線 6000

板を取付けて、これを防止します。
ロングイヤー

架台 6000● Q 型（端末またはセクション部用）
トロリ線

イヤー

ロングイヤー
架台 6000

44. 鉄製架台方式剛体トロリ■ ユニットの標準重量● H 型剛体トロリ
H 170 型

（170mm2みぞ付硬銅トロリ線付）

質量…約 25.8kg/6m

HT…170 型（170mm2梯形みぞ付硬銅トロリ線付）

質量…約 25.8kg/6m

H 110 型

（110mm2みぞ付硬銅トロリ線付）

質量…約 22.7kg/6m

HT…110 型（110mm2梯形みぞ付硬銅トロリ線付）

質量…約 22.7kg/6m……85 型（……85mm2みぞ付硬銅トロリ線付）

質量…約 21.4kg/6m

HT 85 型（……85mm梯形みぞ付硬銅トロリ線付）

質量…約 21.4kg/6m……70 型（……70mm2みぞ付硬銅トロリ線付）

質量…約 20.5kg/6m

HT 70 型（……70mm2梯形みぞ付硬銅トロリ線付）

質量…約 20.5kg/6m

DH 170 型（170mm2みぞ付硬銅トロリ線 2 本付）

質量…約 46.4kg/6m

DHT…170 型（170mm2梯形みぞ付硬銅トロリ線 2 本付）

質量…約 46.4kg/6m

110 型（110mm2みぞ付硬銅トロリ線 2 本付）

質量…約 40.1kg/6m

DHT…110 型（110mm梯形みぞ付硬銅トロリ線 2 本付）

質量…約 40.1kg/6m

HHT…540 型（540mm2梯形みぞ付硬銅トロリ線付）

質量…約 54.5kg/6m

170 型（170mm2みぞ付硬銅トロリ線付）

質量…約 33.1kg/6m

HHT…170 型（170mm2梯形みぞ付硬銅トロリ線付）

質量…約 33.1kg/6m

110 型（110mm2みぞ付硬銅トロリ線付）

質量…約 30.0kg/6m

HHT…110 型（110mm2梯形みぞ付硬銅トロリ線付）

質量…約 30.0kg/6m

HH ……85 型（……85mmみぞ付硬銅トロリ線付）

質量…約 28.7kg/6m

HHT………85 型（……85mm2梯形みぞ付硬銅トロリ線付）

質量…約 28.7kg/6m

HH ……70 型（……70mm2みぞ付硬銅トロリ線付）

質量…約 27.8kg/6m

HHT………70 型（……70mm2梯形みぞ付硬銅トロリ線付）

質量…約 27.8kg/6m

HH

2● DH 型剛体トロリ

DH2● HH 型剛体トロリ
HHHH2

剛体トロリユニット（長さ 6m）

5

3 相垂直配置の剛体トロリ線路（屋内支持碍子：ドラム型使用）

13 線垂直配置の剛体トロリ線路（高速水槽クレーン用給電線）

■ ユニットの構成
イヤー（トロリ線固定用）

ロングイヤー（トロリ線接続用）

ロングイヤー用側板（ユニット間隙 10mm 以上に使用）
H 型用

DH 型用
芯金（架台接続用）●ユニットのイヤー間隔
トロリ線を架台に固定するためのイ（イ）造船所クレーン給電用の低温ピット内。

ヤー間隔は、剛体トロリが使用される（ロ）屋外の風通しの良好な個所。

条件により右表のような区分で当社で（ハ）製鉄所などの建屋内で電気室のような温度調整の行える個所。

取付けて納入します。

トロリ線サイズイヤー間隔……70 ～………85mm2………0.5m

110 ～ 170mm21m

備考

周囲温度（推定）max.40℃（イ）製鉄所などの建屋内でロールショップなど周囲の影響で多少温度の上昇する個所。
（ロ）造船所クレーンの給電用として比較的温度の高くなるピット内。
トロリ線サイズイヤー間隔

70 ～ 110mm………0.5m

170mm21m2

備考

周囲温度（推定）max.60℃圧延ヤード、冷却台上など周囲の温度が特に上昇する個所。
トロリ線サイズイヤー間隔……70 ～………85mm2…………0.333m

110 ～ 170mm20.5m

備考

周囲温度（推定）max.100℃

64. 鉄製架台方式剛体トロリ●ユニットの接続
6m 品のユニットの接続は、あらかじめ取付られてあるロングイヤーおよび架台接続芯金のボルト・ナットを締付けるだけで接続ができます。ユニット間は剛体トロリ使用時の熱膨張を予測し、次のユニット間隙をご参照のうえ、必要な間隙を設けてください。なお、トロリ線が平滑にジョイントできるよ
うにトロリ線と架台の接続部は、ずらしてあります。

接続前のユニット端部接続完了●ユニット間隙の計算法●ユニット間隙

工場稼動時の周囲温度（max.）

剛体トロリの使用個所

ユニット間隙

工場稼動時の周囲温度
max.（推定）造船所などの低温ピット内

3 ～ 5mm

30℃

屋外の風通しの良好な所

5 ～ 7mm

40℃

製鉄所の電気室など

5 ～ 7mm

40℃

製鉄所のロールショップなど

7 ～ 9mm

60℃

造船所などの高温ピット内

7 ～ 9mm

60℃

製鉄所圧延ヤード、冷却台上

10 ～ 12mm

100℃－ 取付時の周囲温度 ＋ トロリ線の温度上昇＝ トロリ線の伸縮に影響する温度
ユニット間隔＝ トロリ線の伸縮に影響する温度 × ユニットの伸縮量
ただし、トロリ線の温度上昇（通電実験値）………… 20 ～ 25℃ユニット（6m）の伸縮量………………… 約 1mm/10℃（例）工場稼動時の周囲温度 100℃、取付時の周囲温度20℃、トロリ線温度上昇 20℃の場合
100 － 20 ＋ 20 ＝ 100（℃）

1/10（mm/℃）＝ 10mm

100℃×

したがって、トロリ線の伸縮におよぼす温度分■ 剛体トロリの曲げ加工

100℃の時のユニット間隙は 10mm となります。

標準の剛体トロリは直線状のユニットですが、ご希望により、各種の曲げ加工もできます。

7■ 付属品●支持碍子
剛体トロリ用支持碍子は屋内支持碍子（ドラム形）に 3.3kV 用、6.6kV 用、耐塩じん霧碍子（ピン支持形）に 600V 用、3.3kV 用、6.6kV用があります。
ピン支持形はナットの位置により、高さの調整が簡単です。
通常、屋内支持碍子およびピン支持碍子は、過絶縁タイプ（使用電圧の 1 ランク上の電圧用製品）を使用しています。

1083.3kV ドラム碍子
3D 12H（質量 1.5kg）

6.6kV ドラム碍子
6D 20D（質量 2.2kg）

88

M20M12100

504093156150
100
M16M20150

600V 耐塩じん霧碍子
S06P 16HU（質量 1.6kg）

600V 耐塩じん霧碍子
S06P 20HSL（質量 2.0kg）

M201006.6kV 耐塩じん霧碍子S6P 20HS（質量 3.3kg）●フィード端子電気室より剛体トロリへの給電には、フィード端子を用います。剛体トロリの必要個所にフィードイヤーを取付け、または 6m ごとにあるロングイヤーを利用し、これをはさんでフィード端子を外側からボルト締付けにより接続します。フィード端子の舌部に電気室からの配電線を圧着端子などによりボルト締付けにより接続します。
H 型用・舌部横向（質量・1.1kg）

H 型用・舌部縦向（質量・1.0kg）

84. 鉄製架台方式剛体トロリ●区分絶縁装置
剛体トロリの線路中、クレーン修理などの必要により、一部回路を停電させる時のために、各種の区分絶縁装置を製造しています。

区分絶縁装置標準配置図
メインライン

サブライン
イヤー
フィード端子セクション部

T SR

RS T

リード線

エアーセクションインシュレータ

切換
ON
スイッチ
OFF
C.B.
第一種
D.S.
接地工事

FRP セクションインシュレータ

電源●伸縮接続装置
周囲温度が 80℃を超える場所に取付ける剛体トロリ線路には、伸縮接続装置（エクスパンションジョイント）を 30m ～50m の間隔で設けます。
伸縮接続装置は± 50mm の可動が可能です。

●集電子
当社では剛体トロリ用集電子も製造してK 型集電子（集電容量 400A）

DK 型集電子（集電容量 800A）います。集電子には次のような特長があります。
●

自己潤滑性のすり板を使用し、給油不要でトロリ線、すり板ともに摩耗が少

●

HHない。
すり板の取替はネジ 4 本で簡単にできます。
●

接 触 圧 力 の 調 整 が で き ま す。（ 標 準39.2N）●

1 アーム当たり 400A の集電容量を（K 型、DK 型集電子は、旧 Z 型、DZ 型集電子の後継品です。）もっています。
●

すり板の標準寸法は 100 × 100 ×10mm であり、90 度回転して十文字に使用できます。

※上向き、または下向きでご使用ください。

9標準質量（kg）

類

H 寸法（mm）

K型DK 型

3.3kV 用250 ± 505.611.56.6kV 用

270 ± 505.711.7

種5. 参考資料■ 剛体トロリの電流容量および電圧降下●電流容量
電流容量（A）
剛体トロリ Ig
トロリ線 It………600………900………450………675………380………570………330………500
1,000
1,300
………740………9601,260
1,640

トロリ線のサイズ（mm2）
170
110……85……70170 × 2
110 × 2
540

剛体トロリの品種（P-0.5）
H……………170 型
H……………110 型
H…………………85 型
H…………………70 型
DH………170 型
DH………110 型
HHT…540 型

Ig/It（倍）
1.5
1.5
1.5
1.5
1.3
1.31.3（注） H170 型＝ HT170 型（以下同じ）●電圧降下（例）
1,000

交流………………… 3 相 3 線式
電圧………………… 400V、440V

800+FL

周波数……………… 50Hz、60Hz

020相間隔……………… 350mm

015FL

FL0+1070

FL
60400

給電方式…………… 中央または両端給電

70+

H1600+70

H1線路長︵ｍ ︶

70

H1H1

電圧降下…………… 10％以下

600

電流（A）

DH170400

H170F100

200

H170H85
H110

H7000DH110

F100：フィーダ用裸硬銅より線（mm2）
200

800

1,000

FL60 ～ 200：ローインピーダンス型フィーダ用ケーブル（mm2）■ トロリ線の電気抵抗、リアクタンスおよびインピーダンスサイズ（mm2）1701108570
170 × 2110 × 2電気抵抗（Ω /km）at…20℃
at…90℃
0.10400.13180.15920.20160.20300.25720.2516
0.31870.05200.06590.07960.1008リアクタンス（Ω /km）
50Hz
60Hz
0.23450.28140.24880.29860.25600.30720.26200.31440.19690.23620.20400.24483 相 3 線相間隔（mm）
200
200
200
200
200
200

インピーダンス（Ω /km）
50Hz
60Hz
0.26900.31070.32020.36030.36290.40070.41260.44770.2076
0.24520.2276
0.2647■ 剛体トロリのたわみ量
品…種架台の方向
スパン
サイズ（mm2） （m）

H………型

DH 型

HH 型

170110……85……70
170 × 2110 × 2170110……85……70

10.018
0.016
0.015
0.014

上向、下向（X 軸）のたわみ量（mm）
2
34
5
0.29
1.44
4.56
11.10
0.26
1.27
4.02
……9.81
0.24
1.20
3.80
……9.28
0.22
1.13
3.58
……8.75
0.18
0.91
2.89
……7.05
0.16
0.79
2.51
……6.12……0.106
0.54
1.69……4.14……0.0980.50
1.56……3.82……0.091
0.46
1.46……3.57……0.089
0.45
1.42……3.46

6

8.57
7.92
7.41
7.17

10.020
0.018
0.017
0.016

横向（Y 軸）のたわみ量（mm）
23450.32
1.63
5.14
12.5
0.28
1.43
4.53
11.0
0.27
1.35
4.28
10.5
0.26
1.28
4.04
…………9.85
0.140.72
2.27…………5.54
0.120.62
1.97…………4.81
0.15
0.76
2.41
…………5.88
0.14
0.70
2.22
…………5.43……0.130
0.66
2.08…………5.08……0.1260.64
2.01…………4.91

612.2
11.3
10.5
10.2

（注） 等分布荷重はトロリ線、架台、付属品の各重量を含みますが、断面 2 次モーメント弾性係数は架台のみですので、実際の剛体トロリのたわみ量は上表よりも少なくなります。

10http://www.furukawa.co.jp/

エネルギー・産業機材カンパニー
本社
関 西 支 社中 部 支 社
九 州 支 社中 国 支 社
東 北 支 社
北海道支社
四 国 支 店北 陸 支 店
沖 縄 支 店
北九州営業所〒100-8322〒530-0004〒461-0005〒812-0011〒730-0031〒980-0811〒060-0061〒760-0017〒930-0858〒900-0015〒802-0001

東京都千代田区丸の内2丁目2番3号（丸の内仲通りビル） TEL.（03）3286-3329
大阪市北区堂島浜2丁目1番29号（古河大阪ビル）
TEL.（06）6346-4061
名古屋市東区東桜1丁目14番25号（テレピアビル）
TEL.（052）972-8120
福岡市博多区博多駅前3丁目2番1号（日本生命博多駅前ビル） TEL.（092）483-5534
広島市中区紙屋町2丁目2番2号（紙屋町ビル）
TEL.（082）246-8521
仙台市青葉区一番町4丁目1番25号（東二番丁スクエア） TEL.（022）225-4221
札幌市中央区南一条西2丁目5番地（南一条Kビル）
TEL.（011）251-7163
高松市番町1丁目2番14号（安西ビル）
TEL.（087）851-3255
富山市牛島町18番7号（アーバンプレイスビル）
TEL.（076）433-7329
那覇市久茂地3丁目15番9号（アルテビル那覇）
TEL.（098）863-2226
北九州市小倉北区浅野2丁目8番4号
TEL.（093）513-8031

FAX.（03）3286-3648
FAX.（06）6346-4127
FAX.（052）972-8154
FAX.（092）483-5550
FAX.（082）246-1321
FAX.（022）267-2726
FAX.（011）231-4720
FAX.（087）851-4690
FAX.（076）431-0023
FAX.（098）863-0456
FAX.（093）513-5527

http://www.f-elecom.com/
本社
関 西 支 社
中 部 支 社
九 州 支 社
北海道支店
東 北 支 店
北東北営業所
信越営業所
北関東支店
静 岡 支 店北 陸 支 店
中 国 支 店
四国営業所
沖 縄 支 店〒101-0047〒530-0004〒461-0005〒812-0011〒060-0061〒980-0811〒039-2282〒380-0824〒320-0811〒410-0882〒930-0858〒730-0031〒760-0017〒900-0015

東京都千代田区内神田2丁目16番8号（古河電工神田ビル）
大阪市北区堂島浜2丁目1番29号（古河大阪ビル）
名古屋市東区東桜1丁目14番25号（テレピアビル）
福岡市博多区博多駅前3丁目2番1号（日本生命博多駅前ビル）
札幌市中央区南一条西2丁目5番地（南一条Kビル）
仙台市青葉区一番町4丁目1番25号（東二番丁スクエア）
八戸市北インター工業団地5丁目1番14号（アクセスケーブル（株）内）
長野市南石堂町1315-4（グランディオーゼナガノ401号）
宇都宮市大通り4丁目1番20号（けやき通りビル）
沼津市町方町80（MKビル103号）
富山市牛島町18番7号（アーバンプレイスビル）
広島市中区紙屋町2丁目2番2号（紙屋町ビル）
高松市番町1丁目2番14号（安西ビル）
那覇市久茂地3丁目15番9号（アルテビルディング那覇）

TEL.（03）5297-8620
TEL.（06）6346-4173
TEL.（052）950-7632
TEL.（092）483-5561
TEL.（011）251-5991
TEL.（022）267-0771
TEL.（022）267-0771
TEL.（026）223-1873
TEL.（028）624-6894
TEL.（055）951-0515
TEL.（076）431-0863
TEL.（082）246-0881
TEL.（087）851-3255
TEL.（098）863-2226

FAX.（03）5297-8605
FAX.（06）6346-4195
FAX.（052）950-7818
FAX.（092）483-5559
FAX.（011）231-2927
FAX.（022）268-7375
FAX.（022）268-7375
FAX.（03）5297-8704
FAX.（028）624-6896
FAX.（055）951-0580
FAX.（076）431-0023
FAX.（082）246-8689
FAX.（087）851-4690
FAX.（098）863-0456●技術上のお問い合わせは
古河電気工業株式会社
エネルギー事業部 技術部〒101-8322 東京都千代田区丸の内2丁目2番3号（丸の内仲通りビル）
TEL.（03）3286-3467 FAX.（03）3286-3942

・このカタログの内容は、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。
輸出管理規制について本書に記載されている製品・技術情報は、我が国の「外国為替及び外国貿易法並びにその関連法令」の適用を受ける場合があります。
また、米国再輸出規制（EAR:Export Administration Regulations）の適用を受ける場合があります。
本書に記載されている製品・技術情報を輸出および再輸出する場合は、お客様の責任および費用負担において、必要となる手続きをお取りください。
詳しい手続きについては、経済産業省 または 米国商務省へお問い合わせください。

D-525 2C5 TR 50