地域環境資源センター－ⅩⅣＧ型－ⅩⅣＧＰ型
設計指針（平成 23 年度改訂版）の正誤表

平成 26 年８月 14 日

（一社）地域環境資源センター
集落排水部

地域環境資源センター－ⅩⅣＧ型 －ⅩⅣＧＰ型（平成２３年度改訂版）の正誤表
誤旧頁－作成の要旨
２．経緯作成の要旨
２．経緯（途中は省略）また、第２回目の改訂については、技術的内容の変更ではないた
め、「JARUS 型施設設計指針等検討委員会」の委員長の了解を得てセンター事務局（開発・保全班）での改訂としている。なお、この第２回目の改訂では新規に大臣認定を取得した内容を主体に修正・追加を行うが、必要に応じて従来型の性能値等についても「※印」を付して注記している。加えて、これまでの本指針では、新築編と改築編に分けて作成していたが、今回の改訂では改築に係る事項は注記で示している。

（途中は省略）また、第２回目の改訂については、技術的内容の変更ではないた
め、「JARUS 型施設設計指針等検討委員会」の委員長の了解を得てセンター事務局（開発・保全班）での改訂としている。なお、この第２回目の改訂では新規に大臣認定を取得した内容を主体に修正・追加を行う。加えて、これまでの本指針では、新築編と改築編に分けて作成していたが、今回の改訂では改築に係る事項は注記で示している。
ここで平成 22 年 12 月に新たに大臣認定を取得した JARUS－Ⅹ
ⅣＧ型及び JARUS－ⅩⅣＧＰ型の正式名称は以下のとおりである。また、参考として従来型の正式名称も示す。

ここで平成 22 年 12 月に新たに大臣認定を取得した JARUS－Ⅹ
ⅣＧ型及び JARUS－ⅩⅣＧＰ型の正式名称は以下のとおりである。また、これまでの使用していた従来型の大臣認定も継続しており、参考として正式名称を示す。

3

正３．適用範囲

３．適用範囲（解説）
この指針は、建築基準法施行令第 35 条第 1 項の規程に基づき、大臣認定（平成 22年 12 月 22 日取得）を受けた JARUS－ⅩⅣＧ，JARUS－ⅩⅣＧＰ型の汚水処理施設設計に適用する。

（解説）
この指針は、建築基準法施行令第 35 条第 1 項の規程に基づき、大臣認定（平成 22年 12 月 22 日取得）を受けた JARUS－ⅩⅣＧ，JARUS－ⅩⅣＧＰ型の汚水処理施設設計に適用する。

※ なお、従来型の処理対象人口は 201～6,000 人である。

1

地域環境資源センター－ⅩⅣＧ型 －ⅩⅣＧＰ型（平成２３年度改訂版）の正誤表
誤旧頁
7

このページ全部を削除。

なお、従来型のＪＡＲＵＳ－ⅩⅣＧ，ＪＡＲＵＳ－ⅩⅣＧＰ型の放流水における計画処理水質及び除去率は、次のとおりである。

① 計画処理水質表-4-7 計画処理水質
ＢＯＤ
ＣＯＤ
Ｓ Ｓ
Ｔ－Ｎ
(生物化学的酸素 (化学的酸素(浮遊物質量(窒素含有量要求量：mg/L) 要求量：mg/L)：mg/L)：mg/L)
15 以下

20 以下

15 以下

15 以下

Ｔ－Ｐ
(リン含有量：mg/L)
1 以下

ただし、T-P（リン含有量）に係る計画処理水質については、ＪＡＲＵＳ－ⅩⅣＧＰ型（リン除去対応型）を適用する場合のものである。
② 除去率
表-4-8 除 去 率項

目除去率（％）

流入水（mg/L）

放流水（mg/L）

ＢＯＤ
92.5 以上
20015 以下
（生物化学的酸素要求量）
ＣＯＤ
80 以上
10020 以下
（化学的酸素要求量）
Ｓ Ｓ
92.5 以上
20015 以下
（浮遊物質量）Ｔ－Ｎ65.1 以上
4315 以下（窒素含有量）
Ｔ－Ｐ
80 以上
5
1 以下
（リン含有量）ただし、T-P（リン含有量）に係る除去率については、ＪＡＲＵＳ－ⅩⅣＧＰ型（リン除去対応型）を適用する場合のものである。

2正地域環境資源センター－ⅩⅣＧ型 －ⅩⅣＧＰ型（平成２３年度改訂版）の正誤表
誤旧頁
9（解 説）(1)

正（解 説）(1)

ＪＡＲＵＳ－ⅩⅣＧ，ＪＡＲＵＳ－ⅩⅣＧＰ型における系列数は、処理対象人口規模に応じて、経済性や維持管理性等を考慮し定める。

ＪＡＲＵＳ－ⅩⅣＧ，ＪＡＲＵＳ－ⅩⅣＧＰ型における系列数は、処理対象人口規模に応じて、経済性や維持管理性等を考慮し定める。

※ なお、従来型についてのＪＡＲＵＳ－ⅩⅣＧ，ＪＡＲＵＳ－ⅩⅣＧＰ型における系列数で２系列の場合の処理対象人口は2,001～6,000 人である。
(2)

(2)

前処理設備には、流入汚水量や流入特性等を把握するため、原則として指示・積算・記録等の機能を有する流量計を設置する。

算・記録等の機能を有する流量計を設置する。

55

(1)

前処理設備には、流入汚水量や流入特性等を把握するため、原則として指示・積(1)

標準的なばっ気槽の槽数、室数区分、初期運転対応室数は、表-8.1-1 に示すとおり

標準的なばっ気槽の槽数、室数区分、初期運転対応室数は、表-8.1-1 に示すとおりとする。とする。

表-8.1-1 標準的なばっ気槽の槽数、室数区分、初期運転対応室数
初期運転
系列数 槽 数 室 数
処理対象人口（人）
対応室数
2 室運転
201 ～ 700112
701 ～ 3,000
1 室運転可能2,001 ～ 10,000
2241 室運転可能

表-8.1-1 標準的なばっ気槽の槽数、室数区分、初期運転対応室数
初期運転
系列数 槽 数 室 数
処理対象人口（人）
対応室数
2 室運転
201 ～ 700112
701 ～ 3,000
1 室運転可能2,001 ～ 10,000
2241 室運転可能※なお従来型の場合は2,001～6,000

3

旧頁
105

地域環境資源センター－ⅩⅣＧ型 －ⅩⅣＧＰ型（平成２３年度改訂版）の正誤表
誤正表-9.1-1 汚泥濃縮貯留槽に係る有効容量の算定式

表-9.1-1 汚泥濃縮貯留槽に係る有効容量の算定式

ｂ：計画ＢＯＤ除去率（ただし、ＪＡＲＵＳ－ⅩⅣＧ、ＪＡＲＵＳ－

ｂ：計画ＢＯＤ除去率（ただし、ＪＡＲＵＳ－ⅩⅣＧ，ＪＡＲＵＳ－）
ⅩⅣＧＰ型を活用した汚水処理施設では、95％とする。

）
ⅩⅣＧＰ型を活用した汚水処理施設では、95％とする。

※なお従来型においてはｂは92.5％とする。

113

表-9.2-1 汚泥濃縮槽に係る有効容量の算定式

表-9.2-1 汚泥濃縮槽に係る有効容量の算定式

ｂ：計画ＢＯＤ除去率（ただし、ＪＡＲＵＳ－ⅩⅣＧ，ＪＡＲＵＳ－

ｂ：計画ＢＯＤ除去率（ただし、ＪＡＲＵＳ－ⅩⅣＧ，ＪＡＲＵＳ－

ⅩⅣＧＰ型を活用した汚水処理施設では、95％とする。
）

ⅩⅣＧＰ型を活用した汚水処理施設では、95％とする。
）※なお従来型を用いる場合には92.5％とする。

表-9.2-2 汚泥濃縮槽に係る有効容量の算定式

表-9.2-2 汚泥濃縮槽に係る有効容量の算定式

ｂ：計画ＢＯＤ除去率（ただし、ＪＡＲＵＳ－ⅩⅣＧ，ＪＡＲＵＳ－

ｂ：計画ＢＯＤ除去率（ただし、ＪＡＲＵＳ－ⅩⅣＧ，ＪＡＲＵＳ－

ⅩⅣＧＰ型を活用した汚水処理施設では、95％とする。
）

ⅩⅣＧＰ型を活用した汚水処理施設では、95％とする。
）※なお従来型を用いる場合には92.5％とする。

122

表-9.3-1 汚泥濃縮機本体に係る汚泥濃縮処理時間の算定式

表-9.3-1 汚泥濃縮機本体に係る汚泥濃縮処理時間の算定式

ｂ：計画ＢＯＤ除去率（ただし、ＪＡＲＵＳ－ⅩⅣＧ，ＪＡＲＵＳ－

ｂ：計画ＢＯＤ除去率（ただし、ＪＡＲＵＳ－ⅩⅣＧ，ＪＡＲＵＳ－）
ⅩⅣＧＰ型を活用した汚水処理施設では、95％とする。

）
ⅩⅣＧＰ型を活用した汚水処理施設では、95％とする。

※なお従来型の場合には92.5％とする。

4

地域環境資源センター－ⅩⅣＧ型 －ⅩⅣＧＰ型（平成２３年度改訂版）の正誤表
誤旧頁
123

正表-9.3-2 汚泥受槽に係る有効容量の算定式

表-9.3-2 汚泥受槽に係る有効容量の算定式

ｂ：計画ＢＯＤ除去率（ただし、ＪＡＲＵＳ－ⅩⅣＧ，ＪＡＲＵＳ－

ｂ：計画ＢＯＤ除去率（ただし、ＪＡＲＵＳ－ⅩⅣＧ，ＪＡＲＵＳ－

ⅩⅣＧＰ型を活用した汚水処理施設では、95％とする。
）

ⅩⅣＧＰ型を活用した汚水処理施設では、95％とする。
）※なお従来型については 92.5％とする。

128

表-9.4-1 汚泥貯留槽に係る有効容量の算定式

表-9.4-1 汚泥貯留槽に係る有効容量の算定式

ｂ：計画ＢＯＤ除去率（ただし、ＪＡＲＵＳ－ⅩⅣＧ，ＪＡＲＵＳ－

ｂ：計画ＢＯＤ除去率（ただし、ＪＡＲＵＳ－ⅩⅣＧ，ＪＡＲＵＳ－）
ⅩⅣＧＰ型を活用した汚水処理施設では、95％とする。

）
ⅩⅣＧＰ型を活用した汚水処理施設では、95％とする。

※なお従来型の場合には92.5％とする。

138

表-10.1-2 ばっ気槽の酸素要求量に係る算定式

表-10.1-2 ばっ気槽の酸素要求量に係る算定式

ρB ：BOD 除去率（ＪＡＲＵＳ－ⅩⅣＧ，ＪＡＲＵＳ－ⅩⅣＧＰ型を

ρB ：BOD 除去率（ＪＡＲＵＳ－ⅩⅣＧ，ＪＡＲＵＳ－ⅩⅣＧＰ型を活用した汚水処理施設にあっては、95％を標準とする。
）

活用した汚水処理施設にあっては、95％を標準とする。
）※なお従来型においては92.5％を標準とする。

139

ND

：除去窒素量（kg･ND /日）

ND：除去窒素量（kg･ND /日）

また窒素除去率（ＪＡＲＵＳ－ⅩⅣＧＰ型を活用した汚水処理施設にあってはまた窒素除去率（ＪＡＲＵＳ－ⅩⅣＧＰ型を活用した汚水処理施設にあっては65.1％を標準とする。

65.1％を標準とする。

※なお従来型にあってはＪＡＲＵＳ－ⅩⅣＧ,ＪＡＲＵＳ－ⅩⅣＧＰ型共に65.1％とする

5