人の存在を感知して省エネ

人感センサー検出
外気取入れシステム

空研工業株式会社
KUKEN KOGYO. CO., LTD.

満室の 時 は 最 大 風 量、少人数・無人の 時 は 最小風 量 。
空間換気の「もったいない」を解決します。

従来の個別換気システムは各空間を個別に制御するもので、外気の取入れは手動でon/oﬀを行うことができました。セントラル外気取入れシステムは一括して換気できますが、手動で各空間のon/oﬀを行うことができません。
空研の新システムは人感センサーによる個別制御。人の有無を検知し使ってわかる、新システムの優れた機能。
納入事例及びシステム概要

その空間が満員の時は最大風量、少人数・無人の時は最小風量で自動的にon/oﬀ。
しかも各空間を一括換気するため、外調機のフィルターも一括メンテナンス。

人感センサー

従来の2つのシステムのメリットを併せ持つ先進システムです。

お客様のメリット

1

省エネ

お客様のメリット2

メンテ軽減

人感センサーが人の熱（赤外線）を検知し、判断ユニット

従来の個別換気システム（分散型）は、各空間分の個別に出力。判断ユニットはセンサーからの人検出信号を処フィルターが必要なため、その分メンテナンスにも負担がか理、マイコンで判断し、CAVへ最適な風量を指示。空間がかります。
空研の新システムはセントラル方式のため、大き人であふれているときは最大風量で、少人数や無人のときな外調機1つ分のフィルターメンテナンスですみます。

はあらかじめ設定された最小風量で換気します。
また手動ではないので「消し忘れ」と「もったいない」がありません。

人感センサー
拡大件

名製品

某中学校

人感センサー外気取入れシステム

設置場所 教室

外気用吹出口人感センサー
にて人の有無を検知
CAVにて必要換気量
可変圧力センサーにて制御（ファンをインバーター制御）※自動で外気量の制御が行えます

01

KUKEN KOGYO. CO., LTD.

KUKEN KOGYO. CO., LTD.

02

人がいるか、いないかを人感センサーで検知する省エネ設計。
一括管理でフィルターメンテナンスも軽減。
従来システムは人がいなくても常に最大風量2台のCAVのON/OFFでコントロール

従来のセントラル外気取入れシステムは個別にon/oﬀ

３センサー検出状態と混み具合の判断設定表（例）の制御ができないため空間が無人の時でも最大風量で外気を取り入れていました。
また、CO2制御機能のある

セントラル外気取入れシステムはセンサーが高価で制御が難しいというデメリットがあります。

新システムは人感センサーで風量制御

判断テーブル
ＣＡＶ状態
oﬀ

ONの数
0

oﬀ

1on

2on

3

センサーA センサーB センサーC
oﬀ
oﬀ
oﬀ
oﬀ
oﬀ
on
oﬀ
on
oﬀ
on
oﬀ
oﬀ
oﬀ
on
on
on
oﬀ
on
on
on
oﬀ
on
onon

判断設定
無人

満室

人感センサーを備えた空研の新システムは、空間の人の人感センサーを組み込んだユニットからの検出信号を判断基

風量で、少人数・無人の時は、あらかじめ設定された最小CAVをON/OFFに。上の表は空間を2つの領域に分けた場有無をセンサーで自動検知し、人がいっぱいの時は最大風量で換気する省エネタイプ。
また、セントラル方式のため大きな外調機1つ分のフィルターメンテナンスですみます。

板で制御し、空間の各エリアでの「人がいる・いない」に応じ合のものですが、全体を1つとして判断することも可能です。
その場合は6個のセンサーの検出状態によって判断します。

人の熱を検知し、満員・少人数・無人を判断。
システム概略平面図
検出エリア

圧力センサーにてファンをインバーター制御8.5m）

吹出口
人感センサー

風量切替
接点信号

検出信号

A

天カセ

B

天カセ

OAダクト

教室（8.5m※一般的な広さの教室での導入事例

C

AC24V

AC100Vまたは200V
供給

DE

吹出口

F

各部の機能

人感センサーユニット
熱線（赤外線）❶人感センサー検出エリア内の人の熱（赤外線）を検知し、判断ユニットに出力する。

❷判断ユニット

人感センサーからの人検出信号を処理しマイコンで満室、少人数、無人を判断し、その結果により2台のCAVへ最適な風量指示信号を与え風量制御する。

03

KUKEN KOGYO. CO., LTD.

KUKEN KOGYO. CO., LTD.

04

環境に配慮した省エネ快適設計。
空研の人感センサーシリーズ
大空間をエリアごとに空調ホール向け人感センサー制御
床吹出口システム
エリアごとの在席状況を人感センサーで検知しON・OFFを決定。
客席断面図

人感センサー検知範囲
気流イメージ
吹出口

入力ノード

AC100V電源に接続

2.59.5（48.2）

28

φ65（開口寸法）

バッファ基板ケース

φ80

CAVサイズ・風量リスト（AC24V、3位置式）
人感センサー（一部LED状態表示機能付き）

L

判断ユニット

MAX66

センサー渡り線

ACアダプタ（約3m）

人感センサー（一部LED状態表示機能付き）

全体空調から人が居るところだけのエリア空調へ。
大空間の「もったいない」を解決します。
床吹出口、人感センサー採用により居住域で人のいるエリアだけを空調。空調効率が高まり、ランニングコストを【床下チャンバー1ブロック】
CAV

出力ノードAC100V電源に接続

ACアダプタ（約3m）

は無線機器（入力ノード・出力ノード）

冷房時も暖房時も、その椅子に座った人に快適な空調を、スピーディーに実現。
暖房気流イメージ

冷房気流イメージ大幅に削減。
座席下の床という人に近いところから、新鮮も期待できます。

型式

φD

選定最大風量 装置最大風量 消費電力 重量

L

（CMH）

（CMH）

（VA）

CA3-200-24 200 450

110〜11301130

4

CA3-300-24 300 500

250〜2540

2540

CA3-150-24 150 450
CA3-250-24 250 450
CA3-350-24 350 500

05

KUKEN KOGYO. CO., LTD.

1760

48941041343460（kg）

12305

固定穴φ586.8

ホール全体空調時のエネルギーを100%とす

吊り金具（オート型の場合）

ると居住域空調では風量比分の12.7%を削減【解析条件】※室内負荷は別途設定

246.8208.868305

68

全体空調に比べ12.7％省エネすることができます。

判断基板ケース
概略図

96.8

40

数や無人のときはあらかじめ設定された最小風量で換気します。

350〜3460

630

86.8

空間の空調装置の省エネ化を実現する新システム。
人の有無をセンサーで検知し、空間が人であふれているときは最大風量で、少人180〜1760

バッファ基板ケース
概略図

42.8

人の有無を検知し満室の時は最大風量、少人数・無人の時は最小風量で換気します。

65〜63070

人感センサー検出
外気取入れシステムな空気を快適な気流で送ります。また、換気効率の向上

φD-3

人の存在を感知して省エネ

器具の種類
ノズル
空調方式
全体空調
器具サイズ
（ｍｍ）
φ490
吹出個数
25
吹出総風量（ｍ3/ｈ） 32538
単位吹出風量（ｍ3/ｈ）
1302

導入
事例

各種ホールをはじめ大学の大教室などにもおすすめします。

床吹出口
居住域空調
400 2154062842070
太田市民会館KUKEN KOGYO. CO., LTD.

06

総販売元

本社

仙 台 支 店
東 京 支 店

名古屋支店
大 阪 支 店
広 島 支 店

福 岡 支 店
冷熱福岡支店
冷熱熊本支店

冷熱長崎支店工事部

福 岡 工 場〒810-0051 福岡県福岡市中央区大濠公園 2-39

TEL.092-741-5031

FA X.092-741-5122〒105- 0011 東京都港区芝公園1-3-1

TEL.03-5776-4961

FAX.03-3431-6568〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央 2-9-27〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内 3-23-8〒550-0004 大阪府大阪市西区靱本町 1-11-7〒730-0041 広島県広島市中区小町 3-17

〒810-0051 福岡県福岡市中央区大濠公園 2-39
〒810-0051 福岡県福岡市中央区大濠公園 2-39
〒860-0834 熊本県熊本市南区江越1-25-20〒850-0862 長崎県長崎市出島町 1-14

〒819-0005 福岡県福岡市西区内浜 2-4-38〒823-0013 福岡県宮若市芹田 586

URL https://www.kuken.com

TEL.022-261-2530

TEL.052-953-3100

TEL.06-6449-6201
TEL.082-546-2590

TEL.092-741-5034

TEL.092-741-5033
TEL.096-243-7666
TEL .095-811-3117

TEL.092-707-6691
TEL.0949-32-1212

FAX.022-261-2571

FAX.052-953-1721
FAX.06-6449-6205

FAX.082-546-2591
FAX.092-741-5030

FAX.092-781-8156
FAX.096-243-7500

FAX.095-811-3120

FAX.092-707-6692
FAX.0949-32-1217

E-mail honbu@kuken.com

製造元

本 社・工 場〒819-1321 福岡県糸島市志摩小富士 968

URL http://www.kuchogiken.co.jp

注意事項

TEL.092-328 -1377

FAX. 092-328 -1200

E-mail toi-kgk@kuchogiken.co.jp◎弊社製品の使用に際しましては、各製品の取扱説明書をお読みになり、注意事項、安全点検、清掃などの確認をお願いいたします。
◎本パンフレットに記載された内容は、製品改良のため、変更する場合がございます。◎本パンフレットの記載事項の無断転載、複写等を禁じます。

JCAV 初版 2017.11.3000（TP）