プ ー ル 公 認 規 則
2024（2024. ４. １施行）

公益財団法人 日本水泳連盟

（公財）日本水泳連盟プール公認規則
第１章

総

則

第 １ 条（目的）この規則はわが国の水泳競技（競泳、飛込、水球およびアーティ
スティックスイミングをいう。以下同じ）の発展と水泳競技会の円滑かつ公正な運営を図るため、水泳競技に使用されるプールな
らびにその付属設備の公認の基準とその手続きを定めることを目的とする。
第 ２ 条（転載の禁止）
本連盟の許可なく本規則の全部または一部を転載してはならない。
第 ３ 条（公認プール）①

この規則において公認プールとは、本連盟の「競技会および海外交流規則」に定める公式競技会または公認競技会に使用する競技場として本連盟が適格と認め公認したプールをいう。

②

本公認規則の規定は、水泳競技会の円滑かつ公正な運営を妨げない範囲において、常務理事会の議を経て、緩和して適用することができる。

第 ４ 条（申請）①

この規則によりプールの公認を受けようとする者は、所定の様式により申請書と本規則第 11 条に定める公認測量者の作成した測量結果一覧表各２通に必要資料を添え、プール所在地を管轄する本連盟加盟団体（以下加盟団体という）に提出しなけ
ればならない。

②

１槽のプールに対して複数件数の公認を受けようとする場
−1−
2024

合、それぞれについて申請を行わなければならない。ただし、重複する図面は省略することができる。
③

第１項の申請を受けた加盟団体は、書類および付属資料を点
検のうえ本連盟に送付しなければならない。

④

加盟団体は申請書および測量結果一覧表各１通を手許に残し、プールの存続する期間中これを保存しなければならない。

（様式・申請書は 24−１から 24−３の３）
第 ５ 条（審査）①

公認にあたっては、本連盟施設用具委員会において審査（飛込プールについては飛込委員会との合議）のうえ、常務理事会
においてこれを決定する。

②

審査結果の適否は加盟団体を通じ申請者に伝達されるものとする。

第 ６ 条（事前審査）①

使用する材料の如何を問わず、プールの計画または設計の段階において、公認についての事前審査を申請することを奨励する。また、プール建設の企画段階（PFI 事業での発注仕様書作成段階を含む）においては、本連盟に事前に相談することを
奨励する。

②

前項の事前審査を申請しようとする者は、所定の申請書および資料に別に定める審査料を添えて加盟団体に提出しなければならない。

③ 第４条第３項および前条の規定は事前審査にこれを準用する。
第 ７ 条（公認の期間）
公認の有効期間は公認が決定した日より満５年間とする。
第 ８ 条（再公認）①

公認の期間が満了したのち引き続き公認を受けようとする者
は所定の様式による申請書を提出しなければならない。
−2−

2024

②

申請の方法および審査手続きについては第４条ならびに第５条の規定を準用する。再公認の申請にあたっては、公認測量者
または公認測量者が不在の場合は加盟団体の代表者の所見を記した申請書を提出するものとする。

③

再公認の有効期間は前回の（再）公認の有効期間満了の日の翌日より満５年間とする。

④

前３項の規定は以後の再公認の更新についても適用する。

第 ９ 条（改造・修理）①

第７条および前条第３項の規定にかかわらず、プールの改造
もしくは大規模な破損修理を行ったときは、（再）公認の有効期間はそのときをもって終了するものとする。

②

前項に該当するプールについて再び公認を受けようとするときは第４条に定める手続きによらなければならない。

第 10 条（公認証）①

公認を受けたプールに対して、公認証およびプレートを交付する。

②

前項のプレートは、これをプール内の目立つ箇所に掲示しなければならない。

第 11 条（公認測量者）①

本連盟および加盟団体に本連盟の公認する測量者（以下公認測量者という）を置くものとする。

②

加盟団体における公認測量者の定員は１加盟団体につき１名とする。ただし、加盟団体の事情により２名以上とすることができる。

③

公認測量者は本連盟の指示を受け、プール建設についての指導・助言を行うことができるものとする。

④

公認測量者に関するそのほかの事項は測量関連付則でこれを
定める。
−3−
2024

第 12 条（測量）公認の申請に際しては本連盟または加盟団体が派遣する公認測量者による実地測量を受けなければならない。公認測量者は、別に定めるプール測量実施要領によって実地測量を実施しなければならない。
第 13 条（公認料）
公認を受けた申請者は別表に定める公認料を本連盟に納付しなければならない。再公認の場合も同様とする。
（別表１）
第 14 条（申請者の負担する費用）
申請者は公認料のほか、次に掲げる費用を負担しなければならない。
１．公認測量者旅費規定に定める費用。
（測量関連付則第２条および別表２）
２．公認測量者助手に対する日当および旅費。
（測量関連付則第２条）
３．申請に要した文書作成費、通信費等の付帯経費。
（測量関連
付則第２条）
第 15 条（プール管理者）①

公認プールには次のいずれかの資格を有する者をプール管理者として置かなければならない。申請書にその資格コード（ 01 ～ 08）と登録番号を記入すること。
（ 01）（公財）日本スポーツ協会公認水泳コーチ１（ 02）（公財）日本スポーツ協会公認水泳コーチ２（ 03）（公財）日本スポーツ協会公認水泳コーチ３（ 04）（公財）日本スポーツ協会公認水泳コーチ４（ 05）（公財）日本スポーツ協会公認水泳教師（ 06）（公財）日本スポーツ協会公認水泳上級教師（ 07）（公財）日本スポーツ施設協会水泳指導管理士
−4−
2024

（ 08）（公社）日本プールアメニティ協会 プール衛生管理者②

プール管理者はプール水泳競技施設としてふさわしい環境を備え、かつ利用者にとって有益で快適な運営が行われるように
指導、勧告または助言を行うものとする。
注：本条に定めるプール管理者はライフ・ガード、監視人ある
いは単なるプール番ではなく、またプールに常駐する必要は
ない。

−5−
2024

第２章
第１節

公認競泳プール
通則第 16 条（公認競泳プールの種類・形状）①

公認競泳プールとは 50 m 国内基準プール（以下、「 50 m 国内プール」という）、50 m 国際基準プール（以下、「 50 m 国際プール」という）、25 m 国内基準プール（以下、「 25 m 国内プール」という）、25 m 国際基準プール（以下、「 25 m 国際プール」という）をいう。

②

プールの形状は長方形でなければならない。
注：以下この章および次章で定める寸法または角度のうち（ ）内のアルファベット文字を付したものは、本規則本文および別図、測量結果一覧表に示す数値である。

第 17 条（許容される過長値・過短値）①

プール長の許容最大過長値（端壁面の凹凸によるものを含む）は 10 mm とし、過短は認められない。

② その他の寸法の許容最大過長値・過短値は特に指定あるもの（以下､ 以上､ 未満、最浅、最深、以内、最大、最小、最低を表記したものを含む）を除き、表示有効数字の最終桁の 1/ 2 以下とする。
第 18 条（プール壁）①

プールを囲む壁のうち、スタート側の壁およびそれに正対する壁を端壁といい、端壁に接する壁を側壁という。

②

壁はすべて鉛直でかつ相対するそれぞれの壁は平行でなければならない。

③

壁の構造（以下躯体という）はすべて堅固な材質で構築されなければならない。

④

前項の堅固な材質とは、鉄筋コンクリート、プレストレスト・
−6−

2024

コンクリート、鋼、ステンレス鋼、アルミニウムおよびその合
金、FRP 材をいう。これら以外の材質で本連盟が審査した結果これらの材質と同等以上のものとして認めた材質をいう。
⑤

プール壁に使用するタイル類は第３項にいう躯体とは見なさない。

第 19 条（端壁）①

端壁の表面は、その上端から水面下少なくとも 0 . 80 m まで
滑り止め仕上げを行わなければならない。

②

水深が深いプールにあっては端壁の水面下 1 . 20 m 以深の箇所に幅 0 . 10 m 以上 0 . 15 m 以下の休息だな、または休息用の奥
行 0 . 10 m 以上 0 . 15 m 以下、高さ 0 . 25 m 以下の休息用のくぼみを設けることができる。たなとくぼみを両方設ける場合は奥行きを最大 0 . 30 m とする。なお、国内基準プールについては
水面下 1 . 20 m を水面下 1 . 10 m と読み替える。

③

端壁にプール水を排水 ･ 循環ろ過するための吸込み口を設置する場合は、吸込み防止金具を設けレーンロープの直下に位置するよう配置しなければならない。

④

端壁に「のぞき窓」を設置するときは、その上縁の位置が水面下 0 . 80 m よりも深くなるように設置し、かつ「のぞき窓」の表面は端壁と同一平面を構成するようにしなければならない。

⑤

端壁の下壁とプール底面との接合部を曲面仕上げとする場
合、端壁は水面下 1.00 m または端壁前方の水深マイナス 0. 15 mのいずれか深いところまでの範囲を平面としなければならない。

第 20 条（スタート台と水深の関係）
端壁前方 6 . 0 m までの水深が 1 . 35 m 未満であるときはスタート台を設置してはならない。
第 21 条（スタート台）①

スタート台の材質は「ばね」の効果を持たない堅固なもので
−7−
2024

なければならない。
②

スタート台の傾斜角（Ｍ）は 10 度以下とし、調整可能なバッ
クプレートの設置が望ましい。なお、国際基準プールにはバッ
クプレートおよびバックストロークレッジの設置が必要である。

③

スタート台の上面は全面滑り止め仕上げを施さなければならない。

④

スタート台の前面および両サイドに前方飛込スタート用のグリップを備えなければならない。両サイドの前方飛込スタート
用のグリップは、手すりとすることができる。

⑤

背泳ぎスタート用グリップの要件は次の通りとする。
１．取付け位置（Ｈ） 水面上 0 . 30 m 以上 0 . 60 m 以下
ただし、タッチ板を所定の位置に取付けて使用できる高さ以上でスタート台前面の高さを超えないこと
２．形状

３．取付け方法⑥

水平、垂直またはその併用
スタート台前面より突出しないこと

タッチ板を装着する端壁のスタート台は、スタート台のいずれの部分も端壁より 10 mm を超えて水面上に突出してはならない。タッチ板を装着しない端壁のスタート台は、いずれの部分も端壁より突出してはならない。

⑦

レーン番号はスタート台からプールに向かって右端を１レーンとする。ただし 10 レーンのプールでは右端を第０レーンとする。番号は、アラビア数字により次の方法で取付けなければならない。
ただし、50 m 種目においてはターン側からスタートするため
レーン番号は逆になる。

・ブロック式スタート台（着脱式を含む）
前後左右４面⑧

50 m プールにあっては、ターン側にもスタート台を設置し、
−8−

2024

その上面の形状、寸法および前縁の水面上の高さはスタート側のものと同一でなければならない。
（ただし、練習用プールは
この限りでない）⑨

着脱式スタート台を設置するプールにあっては、詳細な図面を本連盟に提出し審査を受けるとともに、取り付けのためのマーキング等については公認測量者の確認を得なければならない。

⑩

スタート台下部には、映像装置を設置することができる。
ただし、映像装置は、フラッシングしてはならず、背泳ぎのスタート時に映像を動かしてはならない。

第 22 条（レーンライン・クロスライン）
レーンラインおよびクロスラインの幅および色は次の通りとする。
１．幅（Ａ）0 . 20 m 以上 0 . 30 m 以下（幅は統一）
２．色周囲と明瞭に識別できる暗色
第 23 条（床面のレーンライン）
床面のレーンラインは各レーンの中央に両端壁から各 2 . 0 m（Ｆ）を残し連続する直線とし、その両端に長さ 1 . 0 m（Ｄ）の
−9−
2024

クロスラインを設置しなければならない。また 50 m プールにあっては、プール長のセンター（L5）の位置に、長さ 1 . 00 m（Ｄ）のクロスラインおよび両端壁から 15 . 0 m（L4）の位置に、長さ0 . 50 m（Ｂ）のクロスラインをレーンライン上に設置しなければならない。
（L4 および L5 はクロスラインの中央までの距離）第 24 条（端壁のレーンライン）
端壁のレーンラインは各レーンの中央に、原則としてスタート
台を除く端壁の高さいっぱいに設置し、水面下 0 . 30 m（Ｃ）の位置に線の中心が来るように長さ 0 . 50 m（Ｂ）でレーンラインと同色のクロスラインを設けなければならない。
端壁のレーンラインの水面上の立ち上がりは 0 . 10 m 未満であってはならない。

−10−
2024

第 25 条（５m ラインおよび中央ライン）
国際基準プールを除き両端壁から各 5 . 0 m の箇所およびプール
中央にプールを横断して両端壁に立ち上がるラインを設置することができる。
（その幅および色はレーンラインおよびクロスラインと異なるものであることが望ましい。
）
第 26 条（その他のライン）
第 22 ～ 25 条に定めるほかは、
如何なるラインもプール内壁（底面を含む）に常設してはならない。
ただし、第 38 条第１項第５号および同第２項第３号のレーンラ
インおよびクロスラインを常設するときはこの限りではない。
第 27 条（レーンロープ）①

レーンロープは、レーンの全長にわたりブイの間隔に隙間を生じないように、かつ、たるみのないように張らねばならない。

②

レーンロープブイの直径は 0 . 10 m 以上 0 . 15 m 以下とする。
ただし、次回の本規則改訂時までは 0 . 05 m 以上 0 . 10 m 未満も可とする。国際基準プールにあっては 0 . 15 m とする。両端壁から 5 . 0 m までのブイの色は赤色とする。

③

プールの両端から 15 . 0 m のブイの色は、隣接するブイと異なる色としなければならない。

④

50 m プールでは、プールの両端から 25 . 0 m のブイの色を隣接するブイと異なる色としなければならない。

⑤

端壁に固定されたレーンロープ取付け具は端壁面より突出し
−11−
2024

てはならない。
⑥

各レーンの両側にレーンロープを設置する。ただし、プールの幅が 25 . 0 m で 10 レーンの場合、０および９レーンの片側は側壁から 0 . 1 m の位置にレーンロープを設置する。

⑦

レーンロープの両端には、柔らかな素材でできたレーン番号を設置することができる。

⑧

レーンロープの色については、プールの両端は緑色、中央部分のレーンは左右共に黄色、その他は青色を基本とする。
中央部分のレーンとは、
10 レーンのプールでは第４・第５レーンの２レーン
９ レーンのプールでは第４・第５・第６レーンの３レーン
８ レーンのプールでは第４・第５レーンの２レーン
７ レーンのプールでは第４レーンのみ
６ レーンのプールでは第３･ 第４レーンの２レーンとする。

第 28 条（背泳ぎ用標識）①

背泳ぎ用ターン標識として、両端壁から 5 . 0 m（L3）の距離にあって、プール両サイドに立てられた支柱又はスタンドから、プールの水面上 1 . 8 m の高さでプールを横断する旗つきロープが設置できるようにしなければならない。

②

旗は、等辺の長さが 0 . 4 m、上辺の長さが 0 . 2 m の二等辺三角形とし、0 . 2 m の辺をロープに固定し、各旗の間の距離は
0 . 25 m とする。ただし、次回の本規則改訂時までは旗の中心
相互の間隔を 0 . 25 m とすることも可とする。

③

プールの両端壁から各 15 . 0 m（L4）の位置を示す明瞭な標識をプールの壁側に設けなければならない。

第 29 条（タッチ板の取付）①

競技会の開催時には、プール長が 25 . 02 m、50 . 02 m のプー
ルにはスタート側、ターン側の両面に、プール長が 25 . 01 m、
−12−

2024

50 . 01 m のプールにはスタート側の片面に、タッチ板を装着
し、タッチ板装着の状態でそれぞれ 25 . 00 m、50 . 00 m とする。
タッチ板の上部にはレーン番号をふることができる。
②

タッチ板を装着するときは、その有効面の上端が次の位置にあるように設置するものとする。
１．50 m プール

水面上 0 . 30 m

２．25 m プール

水面上 0 . 20 m 以上 0 . 30 m 以下

第 30 条（照明）①

屋内プールにおける水面上１m の照度は 600 ルクス以上とする。

②

屋外プールに照明装置を常設する場合には前項の基準を準用する。

第 31 条（屋内温水プールの水温調節および循環ろ過）
水温は競技中を通じて常に 25℃以上 28℃以下に保たれるよう
昇温・冷却の設備、清浄な水質を確保するための循環ろ過装置、減菌装置を必要とする。また、競技中にこの循環ろ過装置を稼動させる場合、明らかに感じられる流れを作ってはならない。
第 32 条（飛込プールとの間隔）
競泳プールと飛込プールとの間隔は次の通りとする。
１．室内プール

8 . 0 m 以上（ 10 . 0 m が望ましい）

２．屋外プール

10 . 0 m 以上

第 33 条（接続する他プールとの併設禁止）
公認プールに接続する徒渉プールあるいは幼児プールの併設は認めない。
注：「接続する」とは金網、さく、壁等で区画したものをいい、全く別個独立したものは含まない趣旨である。
第 34 条（競泳プール設置基準）
国際競技会その他本連盟が指定する競技会に使用される競泳
−13−
2024

プールについては本章の基準によるほか、競泳競技会用プール施設要領によるものとする。

第２節

50 m 国内基準プール

今後、国内主要大会を実施あるいは実施することが見込まれるプールにあっては、「競泳競技会用プール施設要領」に基づき計画し建設することが望ましい。
第 35 条（主要項目）
前節に定める以外の主要項目は次の通りとする。
１．長さ（L1）
タッチ板をスタート台側のみに設置する場合

50 . 01 m

タッチ板を両端壁に設置する場合

50 . 02 m

２．幅（L2）15 . 4 m 以上

３．水深（Ｇ）

1 . 35 m 以上

４．レーンの数

６レーン以上５．レーンの幅（Ｅ）

2 . 50 m

ただし、幅（L2）が 25 ｍプールの場合は 50 ｍ国際基準プールに準ずる。
６．レーン両端の余幅

0 . 20 m 以上で側壁の休息だなの幅以上

第 36 条（端壁の水面上の立ち上り）
タ ッ チ 板 を 設置 す る 側 の 端壁 の 水面上 の 立 ち 上 り（ Ｎ ） は
0 . 30 m とする。
端壁の水面上の立ち上りは着脱式とすることができる。着脱式の端壁を設置するプールにあっては、詳細な図面を本連盟に提出して審査を受けるとともに、取り付けのためのマーキング等については公認測量者の確認を得なければならない。
−14−
2024

第 37 条（スタート台の寸法）
スタート台の要目は次の通りとする。
１．スタート台の高さ（Ｋ）

0 . 50 m 以上 0 . 75 m 以下

２．台の上面の面積（Ｉ×Ｊ） 0 . 50 m × 0 . 50 m 以上
第 38 条（ 50 m プールを 25 m 併用プールとして使用する場合）①

50 m 国内プールの短辺方向を 25 m 国内プールとして使用する場合は、次の規定による。
１．プール長（ 50 m プールの幅）は 25 . 01 m（タッチ板を両サイドに設置するときは 25 . 02 m）とする。
２．端壁（50 m プールの長辺）の水面上の立ち上がりは 0 . 20 m
以上 0 . 30 m 以下とする。
３．25 m プールのレーンの幅（Ｅ）
は 2 . 00 m ～ 2 . 50 m とする。
４．床面のレーンラインは 50 m プールを優先させるものとし、25 m プールのレーンラインは仮設対応とする。
５．端壁のレーンラインおよびクロスラインは原則として常設するものとするが、仮設とした場合は各レーンラインの中心を示すマーキングを施すこと。
６．25 m プールのレーンの数は少なくとも一方は８～ 10 レー
ンとする。
７．仮設ブリッジ（審判通路）の有効幅は 850 mm 以上とし背
泳ぎ用、不正出発ポールの設置が可能なものであること。
８．その他については第４節の規定によるものとする。

②

50 m 国内プールの長辺方向を 25 m 国内プールとして使用する場合は、次の規定による。
１．プール長、端壁の水面上の立ち上りは、前項①１〜２の規定に準ずる。
２．前項①−４のとおり。
３．端壁のレーンラインおよびクロスラインは原則として常設
−15−
2024

するものとするが、仮設とした場合は各レーンラインの中心を示すマーキングを施すこと。
４．50 m プールおよび 25 m プールの端壁として使用する仕切り壁は、プール長の精度が確保でき、スタート時の反力に耐えられる堅固な構造とし、詳細な図面を本連盟に提出して審査を受けるとともに、定位置に固定するためのマーキ
ング等については公認測量者の確認を得なければならない。
５．仕切り壁の幅（厚さ）は 2 . 5 m 以上とする。

第３節

50 m 国際基準プール

この規則において国際基準プールは、第１節に定める公認プールのうち、世界水泳連盟（World Aquatics 以下 “AQUA” という）が開催するオリンピック大会、世界選手権、ワールドカップ等の国際競技会の施設の基準として定めた要件を満たしたプールであって、本連盟がそのために定めた要件を満たすプールをいう。
第 39 条（主要項目）
第１節に定める以外の主要項目は次の通りとする。
１．長さ（L1）

50 . 02 m

２．幅（L2）25 . 0 m 以上

３．水深（Ｇ）

2 . 00 m 以上

ただし、アーティスティックスイミング競技を実施するプー
ルは、そのうちの 12 . 00 m × 12 . 00 m 分は 3 . 00 m 以上、残りの水域は 2 . 50 m 以上とする。
４．レーンの数

10 レーン

５．レーンの幅（Ｅ）

2 . 50 m

ただし、幅（L2）が 25 m プールにおいては、０、９レーン
−16−
2024

の幅（Ｅ）は 2 . 40 m とし、両レーンの外側にレーンロープを設置すること。
６．レーン両端の余幅

0 . 10 m 以上で側壁の休息だなの幅以上

第 40 条（端壁の水面上の立ち上がり）
両端壁の水面上の立ち上がり（Ｎ）はそれぞれ 0 . 30 m とする。
第 41 条（スタート台の寸法）
スタート台の要目は次の通りとする。
１．スタート台の高さ（ Ｋ ）0 . 50 m 以上 0 . 75 m 以下

２．台の上面の面積（Ｉ×Ｊ） 0 . 50 m × 0 . 60 m 以上
第 42 条（スタート台の装備）
スタート台にはリレーの不正出発を感知する装置を備えなければならない。
−17−2024

第 43 条（ 25 m プールと併用のプール）
50 m 国際プールの短辺方向又は長辺方向を 25 m 公認プールとして使用する場合は、前節第 38 条の規定を準用する。ただしレー
ン幅は 2 . 50 m とする。
第 44 条（照明）第 30 条第１項の規定にかかわらず、プール水面上１m の照度
は 1500 ルクス以上とする。

第４節

25 m 国内基準プール

今後、国内主要大会を実施あるいは実施することが見込まれるプールにあっては、「競泳競技会用プール施設要領」に基づき計画し建設することが望ましい。
第 45 条（主要項目）
第１節に定める以外の主要項目は次の通りとする。
１．長さ（L1）
タッチ板をスタート台側のみに設置する場合

25 . 01 m

タッチ板を両端壁に設置する場合

25 . 02 m

２．幅（L2）12 . 4 m 以上（ 15 . 4 m 以上を推奨）

３．水深（Ｇ）

1 . 00 m 以上（スタート側端壁前方 6 . 00 m

		までは 1 . 35 m 以上）

４．レーンの数

６レーン以上５．レーンの幅（Ｅ）

2 . 00 m 〜 2 . 50 m（ 2 . 50 m を推奨する）

		とし、レーンの幅は均等であること。

６．レーン両端の余幅

0 . 20 m 以上で側壁の休息だなの幅以上

第 46 条（端壁の水面上の立ち上り）
タ ッ チ 板 を 設置 す る 側 の 端壁 の 水面上 の 立 ち 上 り（ Ｎ ） は
−18−
2024

0 . 30 m とする。
端壁の水面上の立ち上りは着脱式とすることができる。着脱式の端壁を設置するプールにあっては詳細な図面を本連盟に提出して審査を受けるとともに、取り付けのためのマーキング等については公認測量者の確認を得なければならない。
第 47 条（スタート台の寸法）
第２節第 37 条のとおり。

第５節

25 m 国際基準プール

この規則において国際基準プールは、前条に定める公認プールのうち、世界水泳連盟（World Aquatics 以下 “AQUA” という）が開催する世界選手権（25 m）、ワールドカップ等の国際競技会の施設の基準として定めた要件を満たしたプールであって、本連盟がそのために定めた要件を満たすプールをいう。
第 48 条（主要項目）
第１節に定める以外の主要項目は次の通りとする。
１．長さ（L1）

25 . 02 m

２．幅（L2）25 . 0 m 以上

３．水深（Ｇ）

2 . 00 m 以上

ただし、アーティスティックスイミング競技を実施するプール
は、そのうちの 12 . 00 m × 12 . 00 m 分は 3 . 00 m 以上、残りの水域は 2 . 50 m 以上とする。
４．レーンの数

10 レーン

５．レーンの幅（Ｅ）

2 . 50 m

ただし、幅（L2）が 25 m プールにおいては、０、９レーンの幅（Ｅ）は 2 . 40 m とし、両レーンの外側にレーンロープ
−19−
2024

を設置すること。
６．レーン両端の余幅

0 . 10 ｍ以上で側壁の休息だなの幅以上

第 49 条（端壁の水面上の立ち上り）
第３節第 40 条の通り。
第 50 条（スタート台の寸法）
第３節第 41 条の通り。
第 51 条（スタート台の装備）
第３節第 42 条の通り。
第 52 条（照明）第３節第 44 条の通り。

−20−
2024

第３章
第１節

公認飛込プール
通則第 53 条（公認飛込プールの種類）①

公認飛込 プ ー ル と は 国内基準飛込 プ ー ル（ 以下、国内飛込プールという）および国際基準飛込プール（以下、国際飛込プールという）をいう。

②

公認飛込プールにあっては１m、３m の飛板および５m、
7 . 5 m、10 m の固定台を設置する。

第 54 条（基線および軸線）①

この章において基線とは飛板または固定台の先端中央を通る鉛直線（Plummet）をいう。

②

この章において軸線とは飛板または固定台の先端中央と後端
中央とを結ぶ線をいう。隣接する軸線は相互に平行でなければならない。

第 55 条（許容値）
各条文に許容誤差が規定されている数値以外 ､ そのほかの寸法の許容最大過長値 ･ 過短値は特に指定あるもの（以下、以上、未満、最浅、最深、以内、最大、最小、最低で表記したものを含む）
を除き、表示有効数字の最終桁の 1 /2 以下とする。
第 56 条（高さの許容誤差）①

飛板および固定台それぞれの上面の水面からの高さの誤差は本規定に定める数値の 0 . 00 m から＋ 0 . 05 m までとする。
②

水面の高さは散水装置や発泡装置を稼働する前の状態で測定する。これらの測定は本連盟公認測量者による。
第 57 条（水深）①

規則に定めるそれぞれの最大水深の箇所における水深の誤差
−21−
2024

は規定数値の− ２ % まで許容されるものとする。なお、それぞれの水深は第 58 条、第 60 条による。
②

飛込プールにあっては箇所の如何を問わず、水深が 1 . 80 m
を下ってはならない。

第 58 条（飛板に関する主要項目）
飛板の設置に関する主要項目（寸法は最小値、角度は最大値）は次の通りとする。
飛板

符号

項目

１ｍ

３ｍ

Ａ

プール後方壁との距離

1.80

1.80

Ｂ

プール側方壁との距離

2.50

3.50

Ｄ

プール前方壁との距離

9.00

10.25

Ｃ

隣接する軸線間の距離

2.00

2.60

Ｅ

板または台と天井までの距離

5.00

5.00

Ｇ

基線前方の上方空間

5.00で5.00

5.00で5.00

Ｆ

基線後方・両側の上方空間

2.50で5.00

2.50で5.00

天井の最大傾斜角30°

Ｈ

基線上の水深

3.50

3.80

JK

基線前方への距離と水深5.00で3.40

6.00で3.70

LM

基線両端への距離と水深2.00で3.40

2.50で3.70

Ｎ

プール底の最大傾斜角30°

注：符号については配置図を参照のこと

第 59 条（固定台の寸法および軸線間の距離）①

固定台の最小寸法は次の通りとする。
固定台の幅

固定台の長さ1m台

1.00m（2.90m）

3m台

1.00m（2.00m）

5m台

2.90ｍ

7.5m台

2.00m

10m台

3.00m

6.00m

（ ）内は望ましい値

−22−
2024

5.00m

②

過去の公認実績がある既設のプールに限り、10 m 台の幅は3 . 00 m 未満であっても、2 . 00 m 以上あれば、公認または再公認を与えるものとする。ただし、シンクロナイズドダイビングの競技会を行うためには、第 80 条第４項の規定に適合しなければならない。既存で 10 m 台の幅が 3 . 0 m 未満の場合には、
少なくとも３m と同等の手すりを第 80 条の図のように設ける。（取り外し可能）③

固定台の幅を前項の表の数値より大としたときは、隣接する軸線からの距離は左右それぞれ増加した幅 1/2 を規定値（第 60
条符号Ｂ・Ｃと隣接する軸線間の距離）に加算したものとする。

第 60 条（固定台に関する主要項目）
固定台の設置に関する主要項目（寸法は最小値、角度は最大値）
は次の通りとする。
符号

項目

Ａ

プール後方壁との距離

固
１ｍ

３ｍ

定 台
5m

7.5m

10m

0.75

1.25

1.25

1.25

1.50

A/A 基線から直下のプラットフォーム基線

ー

ー

1.25

1.25

1.25

Ｂ

プール側方壁との距離

2.50

3.60

4.50

4.75

5.75

Ｄ

プール前方壁との距離

8.00

9.50

10.25

11.00

13.50

Ｃ

隣接する軸線間の距離

2.15

2.35

2.85

2.75

3.00

Ｅ

板または台と天井までの距離

3.50

3.50

3.50

3.50

5.00

Ｇ

基線前方の上方空間

5.00で
3.50

5.00で
3.50

5.00で
3.50

5.00で
3.50

6.00で
5.00

Ｆ

基線後方・両側の上方空間

2.75で
3.50

2.75で
3.50

2.75で
3.50

2.75で
3.50

2.75で
5.00
5.00

天井の最大傾斜角Ｈ30°

基線上の水深

3.30

3.60

3.80

4.50

JK

基線前方への距離と水深

4.50で
3.20

5.50で
3.50

6.00で
3.70

8.00で 11.00で
4.40
4.75

LM

基線両端への距離と水深

1.90で
3.20

2.30で
3.50

3.50で
3.70

4.50で
4.40

Ｎ

プール底の最大傾斜角

5.25で
4.75

30°

注１：符号については配置図を参照のこと

−23−
2024

第 61 条（屋外プールの方向）
屋外プールにあっては飛板および固定台は北向きに設置することが望ましい。
第 62 条（照明および採光）①

照明を用いる場合、その照度は水面上１m の高さにおいて600 ルクス以上とする。

②

照明を用いる場合および屋内プールに自然光を入れる場合には、その光線が演技に着手する競技者およびジャッジの視覚に悪影響を及ぼさないように配慮しなければならない。

第 63 条（水温調節）
水温は、28℃以上とする。
第 64 条（波立て装置）
競技者の水面確認を容易にするために、飛込施設の下に水面を撹拌する装置を設置しなければならない。水面とプールサイドのレベルが同じプールでは発泡装置の他に水平散水装置を併設する
ものとする。
第 65 条（採点台）
審判員の採点台の高さは水面より 2 . 0 m 以上とする。後方に配置される場合は、前の椅子より 0 . 5 m ずつ高くする。シンクロナ
イズドダイビングについても同様とする。なお、1 . 0 m 飛板飛込
ではプールサイドでの使用に適した椅子を用意する。
第 66 条（温浴槽）
固定台の後方でなるべくプールに近い場所に２基以上の温水シャワーと温浴槽を設けるものとする。
第 67 条（陸上トレーニング施設）①

飛込プールの近くにスパッティング付の飛板もしくはトランポリンを設置するものとする。ドライエリアにソフトマット付の飛板と固定台の練習台を設置すること。
−24−

2024

②

国際飛込プールでは飛込プールの近くに陸上練習用ドライラ
ンドを設置する。

③

国際大会に使用する飛込プールに設置するドライランドは
AQUA ガイドラインに適合する施設であることが必要で、本連盟と協議すること。

第 68 条（指導・勧告）
本規定に定めのない事項については、本連盟の指導および勧告によるものとする。

第２節

国内飛込プールの飛板

第 69 条（設置）
飛板は水面からの基線上の高さ 1 . 00 m のもの（１m 飛板）および同 3 . 00 m のもの（３m 飛板）の２種類とし、そのいずれも設置しなければならない。
第 70 条（寸法および製品）
飛板は長さ 4 . 88 m 以上、幅 0 . 5 m 以上で、表面が全面滑り止
め加工、先端部分はトレッドパターンの活動抵抗穴付の板とし、本連盟の推薦品でなければならない。
第 71 条（飛板の固定方法）
飛板の後端は支持台により固定されなければならない。
第 72 条（可動式支点）①

飛板は可動式支点装置（movable falcrums：以下、「ローラー」という。ローラーの長さ 0 . 75 m）を移動することにより、競技者自身が容易に調節することができるものでなければならない。

②

飛板の可動式支点は本連盟が検定したものでなければなら
ない。

−25−
2024

第 73 条（飛板の支持台）①

支持台の上面と飛板の上面との垂直距離は 0 . 35 m とする。

②

ローラー底部（長さ 0 . 741 m）の先端から支持台の先端までの水平距離は、最大 0 . 44 m とする。なお、0 . 44 m を超える場
合、ローラーと後部ちょうつがいを前方に動かし、支持台先端とローラー先端が 0 . 44 m になるようにする。

第 74 条（支点の中心線と飛板の据付け）①

ローラーの可動範囲の中央を通り、軸線に直角な水平線を支点の中心線という。

②

可動式ローラーがどの位置にあっても、飛板の先端は完全な水平状態になるように据え付けなければならない。

③

飛板の後ろから支点の中心までの最小寸法は、メーカーの推奨値または仕様に従うものとする。

第 75 条（飛板の配置）①

飛板は固定台のわきの片側または両側に配置する。

②

シンクロナイズドダイビングに使用する場合、同じ高さの飛板を２枚以上並列に設置し、選手間の視界を遮るものがあってはならない。

−26−
2024

第３節

国内飛込プールの固定台

第 76 条（設置）①

固定台は水面からの基線上の高さ 0 . 60 m 以上 1 . 00 m 以下のもの（１m 台）、同 2 . 60 m 以上 3 . 00 m 以下のもの（３m 台）、
同 5 . 00 m の も の（ ５m 台 ）、7 . 50 m の も の（ 7 . 5 m 台 ）、同10 . 00 m のもの（ 10 m 台）の５種類とする。

②

公認飛込プールにあっては、このうち５m 台、7 . 5 m 台および 10 m 台のいずれも設置しなければならない。

第 77 条（固定台の構造）
固定台は堅固な材質で水平に作られ、その構造は下記の数値を満たすものとする。
①

構造全体の振動数		

：3 . 5 Hz②

基本的な固定台の振動数：10 . 0 Hz③

基本的なタワーの周波数：3 . 5 Hz④

応力 Px、Py、Pz ＝ 450 KN の場合、固定台先端のひずみは最大１mm とする。
なお、構造が鉄骨造の場合は上記数値が確保されていることを確認できる資料を添付し事前協議を行う。
鉄筋コンクリート造の場合はこれを省略できる。
第 78 条（固定台先端の形状）
固定台の先端の厚さは 0 . 20 m を基本とし、0 . 30 m を超えてはならない。また、その先端面は垂直もしくは垂線から内側 10 度
以内の傾斜角をもつものでなければならない。
第 79 条（滑り止め）
固定台 の 表面 お よ び 先端 に は 弾力性 の あ る 滑 り 止 め シ ー ト
で、本連盟の承認を得たものを全面に施さなければならない。
滑り止めシートは、表面と先端とを一体とせず別々に敷設する。
−27−
2024

（下図）

第 80 条（手すり）①

１m 以下の台を除き固定台の後方および両側は固定台の先端から 1 . 00 m の点を起点として、固定台の外縁の外側に沿って、高さ 1 . 0 m 以上で、最低２本の横桟（横棒）を持った手すりに囲われていなければならない。
固定台の幅 ＷＷ

150 mm②

固定台の左右の手すりの間隔は、国際飛込プールでは台の幅＋ 300 mm（両側 150 mm づつ）としなければならない。

③

固定台の上面に手すりを立てる場合は、手すり子の内法幅（Ｗ ＋ 150 mm ×２）を確保するものとする。
④

旧規則のもとで公認を受けたプールに限り、10 m 台の手すりの間隔は、2 . 00 m 以上あれば、再公認を与えるものとする。
ただし、手すりの間隔が、3 . 00 m 以上なければシンクロナイ
ズドダイビングの競技会は行わない。
−28−
2024

第 81 条（階段）
固定台への昇降用として、固定され、かつ十分な幅の踏込みのある階段（梯子は不可）を設置しなければならない。
第 82 条（１m、３m、５m 固定台）
１m、３m、５m 固定台の先端は隣接する１m、３m 飛板よりもプール中に張り出してはならない。

第４節

国際飛込プール

第 83 条（競泳プールとの間隔）
競泳プールとの間隔は第 32 条の通り。
第 84 条（この節に定めのない事項）
この節において特に定めのない事項については国内飛込プールの規定による。
第 85 条（飛込プールの形状）
飛込プールの形状：幅 25 m ×奥行 20 m 以上（奥行 25 m 以上を推奨する）
第 86 条（照明）
国際飛込プールについては水面上１m の高さにおいて 1500 ル
クス以上とする。
第 87 条（レーンマーク）
飛込プールのレーンマークは飛込プールの幅に沿って３本のラインからなり、それらは飛板あるいは固定台の上に立ってまっすぐ前を見ているダイバーに対して 90 度の角度であり、以下のとおりである。
・幅：0 . 2 m 以上 0 . 3 m 以下

・長さ：幅 25 m の飛込プールの場合 21 m
なお、各ラインの中心点間の距離は 2 . 5 m で、最初のラインの中
心は３m 飛板の鉛直線の直下でなければならない。
−29−
2024

第５節

飛込プールの全体配置

第 88 条（全体配置）
飛込プールにおける各施設の配置は次頁の図の通りとする。
注１．本表の符号は配置図を参照のこと。
注２．Ａ、Ｂ、Ｄ、Ｆ、Ｇ、Ｊ、Ｌは基線との水平距離。
注３．Ｃは軸線間の水平距離。
注４．Ｅ、Ｈは基線上、Ｋ、Ｍは基線と平行な線上の垂直距離。
注５．Ｇ、Ｆの上方空間とは何らの障害なく有効に利用し得る空間をいう。
注６．傾斜角とは規定以上の高さまたは深さのポイントと、規定の高さまたは深さのポイントとを結んだ線と水平線が作る角度をいう。
第 89 条（固定台の配置）
固定台の直下に別の固定台等を設置する場合は、10 m 直下では５m 以下、7 . 5 m 直下では３m 以下、５m 直下では１m 以下とし、上の台は下の台より 1 . 25 m 張り出すものとする。

−30−
2024

配置図
−31−
2024

第４章

公認水球プール

第１節

通則第 90 条（公認水球プールの種類）
公認水球プールとは、国内基準による国内基準水球プール（以下、「国内水球プール」という）および国際基準水球プール（以下、「国際水球プール」という）とする。
第 91 条（プールおよび競技エリア）①

プールは長方形とし、競技エリア（以下、「フィールド」という）の大きさは、次の通りとする。
フィールド全体

男子 30 . 60 m × 20 . 00 m
女子 25 . 60 m × 20 . 00 m

ゴールライン間

男子 20 . 00 m 以上 30 . 00 m 以下
女子 20 . 00 m 以上 25 . 00 m 以下

プール幅：男女とも 10 . 00 m 以上 20 . 00 m 以下②

フィールドを 50 m 競泳プール内に設ける場合、プール中央に設けることが望ましい。なお、主催者により、上記エリア寸法の例外を認めることができる。

第 92 条（標識およびサイドライン）①

フィールドの両サイドには明瞭に識別できる次の標識を設置しなければならない。
１．ゴールラインの位置

白色

２．ゴールラインから各 2 . 0 m の位置

赤色

３．ゴールラインから各 5 . 0 m の位置

赤色

４．ゴールラインから各 6 . 0 m の位置

黄色

５．ゴールライン間の中央

白色②

サイドライン（フィールドロープ等）の色は次の通りとする。
−32−

2024

③

１．バウンダリーラインからゴールラインの間

白色

２．ゴールラインから 2 . 0 m ラインの間

赤色

３．2 . 0 m ラインから 6 . 0 m ラインの間

黄色

４．6 . 0 m ラインからハーフラインの間

緑色

５．ゴールラインから各 5 . 0 m の位置

赤色

バウンダリーラインには、退水時再入水エリアを示すためベンチサイドコーナーから各 2.0 m の位置までを赤色としなければならない。ゴールエリアを示すために各々のゴールポストの外側から２m のバウンダリーライン上を赤色としなければならない。

第 93 条（バウンダリーライン）
各ゴール後方のフィールドの境界を示すバウンダリーライン
は、ゴールラインの後方（外側）0 . 30 m の位置に設置するものとする。
第 94 条（レーンロープ）
最小直径は 0 . 06 メートル、最大直径は 0 . 12 メートルとする。
第 95 条（ゴールラインとプール壁との距離）
各ゴールラインと後方のプール壁との距離は1.66 m以上とする。
第 96 条（ゴール）①

ゴールポストとクロスバーは、木、金属又はプラスチック製であって、その断面はゴールラインに接する面が一辺 80 mm
または 75 mm の長方形のもので白色に塗装されたものでなければならない。

②

ゴールポストは垂直に強固に固定されており、その前面はゴールラインに接し、フィールドの左右両端からそれぞれ等距離になければならない。また、バウンダリーラインや障害物から少なくとも 0 . 3 m 離さなければならない。

③

ゴールにはゴールキーパーのための休息場所を作ってはなら
ない。
−33−
2024

④

ゴールポストの間隔は、内側で 3 . 00 m とする。

⑤

クロスバーの下面は水面上 0 . 9 m とする。

第 97 条（ネット）
ゴールにはゴールラインの後方少なくとも 0 . 3 m までゴール全体をおおう柔軟性のある網を設け、その網はゴールポストとクロ
スバーに固定されていなければならない。
第 98 条（水球プールの一般配置）
水球プールの一般配置は次の通り。
〔フィールド図〕
第 99 条（水深）フィールド内の水深は全面 1 . 80 m 以上でなければならない。
ただし、国際水球プールは 3 . 00 m を推奨する。
第100条（水温）
水温は、25℃以上 27℃以下とする。

第２節

国内水球プール

第101条（照明）フィールド内の水面上１m の照度は 600 ルクス以上とする。
第102条（屋内プールの天井の高さ）
天井の高さの下限は設けない。

第３節

国際水球プール

第103条（プールおよび競技エリア）
フィールド全体
男子 30 . 60 m × 20 . 00 m
女子 25 . 60 m × 20 . 00 m
−34−
2024

ゴールライン間 男子30. 00 m , 女子25. 00 mでなければならない。
フィールドの端にあるアンカーポイントは、ゴールライン正面の 30 cm 後ろに置かなければならない。
競技エリアの幅は 20 . 00 m でなければならない。
本条の要件からの例外は認められない。
第104条（照明）フィールド内の水面上１m の照度は 1500 ルクス以上とする。
第105条（屋内プールの天井の高さ）
屋内プールでは、競技エリアの最低の高さは 7 . 00 メートル以上でなければならない。

フィールド図

−35−
2024

第５章

公認アーティスティックスイミングプール
第１節

通

則

第106条（公認アーティスティックスイミングプールの種類）
公認アーティスティックスイミングプールとは、国内基準アー
ティスティックスイミングプール（以下、国内アーティスティッ
クスイミングプールという）および国際基準アーティスティッ
クスイミングプール（以下、国際アーティスティックスイミング
プールという）をいう。
第107条（許容値）
各条文に、許容誤差が規定されている数値以外 ､ そのほかの寸法の許容最大過長値 ･ 過短値は、特に指定あるもの（以下、以上、未満、最浅、最深、以内、最大、最小、最低で表記したものを含む）を除き、表示有効数字の最終桁の 1 /2 以下とする。

第２節

国内アーティスティックスイミングプール

第108条（フィギュアー競技エリア）
フィギュアー競技エリアは、第 109 条に規定されたルーティン
エリアと同じエリアおよび水深を使用することができる。
第109 条（ルーティン競技エリア）
ルーティン競技に使用されるエリアは、15 . 00 m × 20 . 00 m 以上の水域があり、そのうち 12 . 00 m × 12 . 00 m は水深 3 . 00 m 以
上なければならない。残りの水域の水深は最低 2 . 50 m なければならない。
第110 条（水深）第 109 条に規定されている通りとする。
−36−
2024

なお、水深 2 . 00 m 以上の場合は、壁際での水深が 2 . 00 m で壁から最大 1 . 2 m のところで最深の水深になるように傾斜していればよい。
第111 条（水の状態）
水はプールの底が見えるように十分透明でなければならない。
第112 条（水温）
水温は 27℃以上でなければならない。
第113 条（照明）
水面上１m の高さで 600 ルクス以上でなければならない。
自然（屋外）および人工的な照明はジャッジプラットフォーム（台）およびスターティングプラットフォームにおけるまぶしさを防ぐために制御できるようにしなければならない。
第114 条（スターティングプラットフォーム）
スターティングプラットフォームは、最小高さが 0 . 50 m 以上、できれば 0 . 70 m が望ましい。
プラットフォームの表面はすべりにくい素材で覆われている必要があり、速乾性の防水カーペットを推奨する。
第115 条（レーンマーキング）
床面にレーンマーキングがない場合、配置図のようにプールの長さに沿って一方向の目立つ線を複数ひかなければならない。
（配
置図参照）

第３節

国際アーティスティックスイミングプール

第116 条（ルーティンエリア）
ルーティンエリアは最低 30 . 00 m × 20 . 00 m とする。
第117 条（水深）
水深はプール全面 3 . 00 m 以上でなければならない。
−37−
2024

第118 条（照明）
水面上１m の高さで 1500 ルクス以上でなければならない。
自然（屋外）および人工的な照明はジャッジプラットフォーム（台）およびスターティングプラットフォームのまぶしさを防ぐために制御できるようにしなければならない。
第119 条（スターティングプラットフォーム）
スターティングプラットフォームは、高 0 . 70 m で公差±１cmでなければならない。
プラットフォームの表面はすべりにくい素材で覆われ、速乾性の防水カーペットを推奨する。

配置図

−38−
2024

第６章

補

則

第120 条（規則に定めのない事項）①

本規則に定めのない事項については・競泳競技会用プール施設要領
・飛込競技会用プール施設要領
・水球競技会用プール施設要領
・アーティスティックスイミング競技会用プール施設要領
・プール公認規則・測量関連付則②によるものとする。

上記のいずれの定めにない事項は本連盟がこれを決定する。

第121 条（施行ならびに再公認）①

本規則は 2024 年４月１日から施行する。
ただし、2018 年規則および 2023 年規則により計画されたプー
ルで、2024 年４月以降に竣工するものにあっては、2018 年規則および 2023 年規則または本規則のいずれか申請者の選択するものに従って公認されるものとする。

②

旧規則のもとで公認されたプール
2024 年３月以前に公認を受けたプールについては、この規則に基づく公認を受けたものとみなし、再公認を与える。

③

規則第９条に規定する、改造・修理により再び新規公認を受ける場合、できる限り本規則を充足することが要求されるが、充足できない部分が残る場合、その部分が当初公認を受けた規則に合致する限り、旧規則による再公認とみなす。ただし、再公認料については公認料同等（新規公認料）とする。

−39−
2024

プール測量実施要領
１．測量機器トータルステーションを使用すること。なお、光波測距儀、鋼巻尺、トランシット、必要に応じてレベルを用いることができる。
ただし、日本測量機器工業会等の第三者機関による検査を受け、修正値が明らかにされたものを使用しなければならない。
２．基準点の決定
図１において、プール A B C D に対し、基準となる長方形
A 1 B 1 C 1 D 1 を決定する。
①

まず、プール建設時の基準墨に平行に A 1 B 1 を決定する。その時ℓ1（スタート側）をできる限り 0 . 20 m に近くなるように設定する。
②

次に∠ A 1 , ∠ B 1（内角）を 90° になるように A 1 D 1 およびB 1 C 1 の方向を定める。

③

A 1 D 1（＝ B 1 C 1 ）＝ 24 . 600 m（ 50 m プールにあっては49 . 600 m）となるように C 1 , D 1 を定める。
④

A 1 B 1（＝ C 1 D 1 ）となっていることを確認した後、A 1 , B 1 ,

C 1 , D 1 の位置保存のための測量基準点（ポイント）を設ける。
（公認測量者の定めた測量基準点（ポイント）は、リベットあるいはステンレスプレートに十字のケガキ等によりプールの存続期間中、これを保存しなければならない）⑤∠ C 1 , ∠ D 1 の角度測量を行う。

−40−
2024

図１
３．基準長の求め方
１）トータルステーションまたは光波測距儀による方法
A 1 D 1（＝ B 1 C 1 ）をトータルステーションまたは光波距離儀により測定し、基準長Ｌを求める。
（ただし、基準長はＬ＝（ A 1 D 1 ＋ C 1 B 1 ）／２）
なお、トータルステーション、光波測距儀は日本測量機器工業会等の第三者機関の１年以内の検査証明書が添付されたものでなければならない。
２）鋼巻尺による方法
A 1 D 1（＝ B 1 C 1 ）に鋼巻尺の温度補正、張力補正および器差を加え、基準長Ｌを求める。
（ただし、基準長はＬ＝（ A 1 D 1 ＋ C 1 B 1 ）／２）
鋼巻尺の張力についてはできるだけ補正を行わず、標準張力によって測定することが望ましい。
（鋼巻尺の補正計算）①

張力補正
Cp ＝（ A 1 D 1 ＋ B 1 C 1 ）／ 2β（Ｐ− Po）
−41−
2024

Cp：補正値（m）

Ｐ：測定時の張力（kg）

Po：指定張力（kg）
β：使用する鋼巻尺固有の張力補正係数②器差による補正
Cℓ：器差による補正値③

温度補正（標準温度への換算）
Ct ＝（ A 1 D 1 ＋ B 1 C 1 ）／ 2α（Ｔ−Ｔｏ）
Ct：補正値（m）

Ｔ：測定時の気温

To：使用する鋼巻尺固有の標準温度（20℃の場合が多い。
）
α：使用する鋼巻尺の膨張係数④

総合補正
基準長Ｌ＝ A 1 D 1 ＋ Cp ＋ Cℓ＋ Ct（基準長Ｌはメートルを単位とし、小数点以下第４位を四捨五入し小数点以下第３位までもとめること。
）

４．四隅の角度∠ A 1 , ∠ B 1 , ∠ C 1 , ∠ D 1 をプールの四隅の角度とみなす。
５．各レーンの測定点
各レーンの中心における図２に示すポイントをプール長の測定
点とする。

図２
−42−
2024

６．ℓ1 , ℓ2 の求め方
A 1 , D 1 にトランシットを置き、それぞれ B 1 , C 1 を視準した後、端壁の各レーンの中心に垂直に置いたスケールの目盛を読みとることにより、各レーンの測定点ごとにℓ1 , ℓ2 を実測する。
同様な測定を B 1 , C 1 にトランシットを置いて行い各測定点ごとに前回測量した値との平均値を求め、それを各測定点ごとのℓ1 ,ℓ2 の値とする。ℓ1 , ℓ2 についてはメートルを単位として、小数点以下４位を四捨五入し、小数点以下３位まで求める。温度補正の必要はない。

−−

７．ℓ1 , およびℓ2 の総平均値を求める。
（ℓ1 , ℓ2 ）−ℓ1 およびℓ2 それぞれのプール全体の平均値を求めそれぞれℓ1 ,

−

−

−

ℓ2 とする。ℓ1 , ℓ2 算定には、②〜④の３ポイントの測定値を用いる（６レーンであれば、ℓ1 , ℓ2 それぞれ６×３＝ 18 個の値の平均）。
８．端壁の凹凸の求め方
①

−

−

−

図２の②〜④の測定点ごとにℓ1 とℓ1 の差＝ℓ1 −ℓ1 , ℓ2 と−ℓ2 の差＝ℓ2 −ℓ2 の値を端壁の凹（＋）, 凸（−）として求める。
②

測定点以外の箇所に明らかに視認できる凹凸があるときは、その凹凸の程度を前項の要領により測定し、その位置（レーン
中心線からの左右の距離、水線よりの上下距離）を記録して、特記事項として報告すること。

９．プール長の適否の判定
プール長が公認規則に合致するためには次の４点が充足されることを要する。
（前項の②において特別な異状ががない限り）①

レーンの②～④の測定点において、Ｌ＋ℓ1 ＋ℓ2 の値が規定の範囲にあること。
②

タッチ板を装着する端壁においては、各レーンの①と②の測定点のℓ1 およびℓ2 の値の差が 10mm を超えないこと

（ℓ（②）
1
−ℓ（①）
1
≦ 10mm , ℓ（②）
2
−ℓ（①）
2
≦ 10mm）
。
−43−
2024

タッチ板を装着しない端壁においては、各レーンの②の測定点のℓ1 およびℓ2 の値より①の測定点における値の方が大きいこと。
（ℓ（②）
1
≦ℓ（①）
1
, ℓ（②）
2
≦ℓ（①）
2
。
③

スタート側測定点② , ③ , ④におけるℓ1 の最小値（最凸部）とターン側測定点② , ③ , ④におけるℓ2 の最小値（ターンに使用する端壁に相当する部分の最凸部）に基準長Ｌを加えた値が規定の範囲内にあること。
④−−②〜④の測定点において、ℓ1 −ℓ1 およびℓ2 −ℓ2 の値が±2 . 5mm を超えないこと。
10．プール幅の測定（チェックシートに記入）
図 １ に お い て AB ＝ A 1 B 1 −（ℓ3 ＋ℓ4 ），CD ＝ C 1 D 1 −（ℓ5 ＋ℓ6 ）とみなして、プール幅を求める。ただし、ℓ3 ＝ℓ6 ,ℓ4 ＝ℓ5 となっていること。補正計算の必要はない。
11．水深（チェックシートに記入）
最浅部および最深部の水深を測定する。
12．スタート台の測定（チェックシートに記入）①

図３に示された長さ（Ｉ , Ｊ , Ｋ , Ｎ）および角度（Ｍ）を測定する。

②

上面滑り止め仕上げの有無を確認する。

③

背泳ぎ用スタート握りのうち垂直式のものについては上端および下端の水面上の高さ（Ｈ）を測定する。

−44−
2024

図３

−45−
2024

測量関連付則第１条

規則第 11 条４項の公認測量者に関する事項を次のとおり定

める。
１．資格
国の定める測量士または測量士補の資格を有する者で、加盟団体が推薦した者。
２．委嘱（１）公認測量者を推薦しようとする加盟団体は、本人の資格を有することを示す書類、履歴書および写真各１通に推薦状を添えて本連盟に送付する。
（２）前項の推薦があったときは、本連盟の施設用具委員会において資格を審査し、常務理事会の承認を得て公認測量者に委嘱する。
（３）公認測量者の任期は５年間とする。ただし、特別の欠格事項がない限り重任を妨げない。
第２条

公認測量に関わる費用を次のとおり定める。

１．公認測量者旅費規程（１）旅費と公認測量者が実施測量を行うのに要した費用で、定額表に定める日当、宿泊料 , 鉄道賃 , 船賃 , 自動車賃およびその他の交通機関の運賃をいう。
（２）距離の算定は公認測量者の居住地を起点として、鉄道利用の場合は鉄道営業キロ数により、自動車利用の場合は通常利用する自動車道路（有料道路を含む）による自動車走行キロ数による。
（別表２および、様式 24−７ , ８）
２．公認測量者の日当および旅費
公認測量者が特に必要と認めて同行した助手に対する旅費は
−46−
2024

定額表を準用する。なお、助手の日当は 12 , 000 円とする。
（様式 24−７ , ８）
３．実費補償規則第 14 条３項に定める費用は次のとおりとする。
（１）文書作成費（測量結果積算費を含む）
１槽のプールの公認件数に対して１件 10 , 000 円（２）郵送費、通信費等、実際に要した費用で請求書に明細を記して請求されたもの。（様式 24−７ , ８）第３条

鋼巻尺の備付１．鋼巻尺の備付
公認測量者の居る加盟団体には、第三者機関の校正証明書を取得した鋼巻尺を備え、これを本連盟に登録しなければならない。
２．鋼巻尺の貸出し
前項の鋼巻尺は公認測量者の業務に支障のない限り、これを第三者に貸し出すことができるものとし、その使用料金は１回につき 5 , 000 円とする。

−47−
2024

プール公認規則における「プール管理者」設置の意義について
近年、社会体育・スポーツ施設としての水泳プール施設の普及・充実の状況は目ざましいものがある。他方、こうした施設の運営姿
勢が施設本来の用途や使命に照らして果たして社会の要請に応えているかとの問いかけが、施設の保守・運営に当る当事者各位に常に求められるところである。（公財）日本水泳連盟においては、競技・スポーツとしての水泳の普及・発展に寄与するべく、水泳についての幅広い学識・経験を有する人材の育成に努め、（公財）日本スポーツ協会の６種に及ぶ各指導者の育成とそれぞれに相応した資格制度の充実に力を注いでいる。この他に、（公財）日本スポーツ設協会、（公社）日本プールアメニティ協会の資格もプール管理者資格に定めている。
公認規則における「プール管理者」設置の義務づけについて、いまだに各方面から疑問ないしは忌避の声もあるが、いやしくも社会体育・スポーツ施設としてプールの保守・運営にあたる当事者側において、その要員のすべてが８種の資格のいずれをも持たないということはプール管理の側面から問題があると言わざるを得ずまた前述のプール施設本来の目的や使命からもあってはならないことと考え、こうした有資格要員不在の施設におかれては有資格者の招致を含めその緊急な養成と対応をお願いする次第である。
（以上）
1992 年４月１日作成
2010 年４月１日改正
2014 年４月１日改正
−48−
2024

「スタートの段階指導」および「プール水深とスタート台の高さに関するガイドライン」（公財）日本水泳連盟
2019 年３月

１ ）前回のガイドライン
2005 年７月、本連盟は重篤な水泳プールにおけるスタート事故の防止を目的として、『プール水深とスタート台の高さに関するガイドライン』を策定した。その骨子は、全国のジュニアクラ
スの熟練コーチ約 400 名に対する「水深 1 . 0 〜 1 . 35 m 前後のプールにおけるスタート台として危険度の少ない高さについて、経験値としての判断アンケート調査」に基づくものであったが、あわせて、第８項において、「本ガイドラインは、必ずしも十分な水深がないプール施設での事故発生の危険性を、適切・合理的なス
タート方法（到達水深が深くならないで、速やかに泳ぎにつなけ
るスタート）によって回避できることを前提としている。
」と明
記し、ガイドライン適用の前提条件も付記していた。
２ ）徹底されないガイドライン適用の前提条件
以来 13 年が経過したが、残念ながら、その間にもスタート事
故は発生し、訴訟事案も複数にのぼる。その多くは学校体育（部活動を含む）の現場において発生し、ガイドライン適用の前提条
件を満たさない状況下での事案も含まれる。
３ ）「スタートの段階指導」の策定意義
こうした背景から、ガイドライン適用の前提条件下でガイドラインが適切に活用されることを目的に、今般、スタートの指導
方法を６段階に分けて説明した「スタートの段階指導」を写真付きで文書化し、
ガイドラインと一体化することとした。そのため、構成は、始めに「スタートの段階指導」、次に「プール水深とス
−49−
2024

タートの高さに関するガイドライン」の順となっている。
４ ）活用の方法「スタートの段階指導」と「プール水深とスタートの高さに関するガイドライン」は、対をなすものである。全国の水泳指導者、学校体育に携わる教員・学校関係者各位が「スタートの段階指導」を正しく理解し、実践し、その上で「プール水深とスタートの高さに関するガイドライン」を活用することが肝要である。
なお、本「プール公認規則」では、施設に関する「プール水深と高さに関するガイドライン」のみを掲載し、教育に関する「スタートの段階指導」については省略するが、内容については本連
盟ホームページを参照されたい。

プール水深とスタート台の高さに関するガイドライン（公財）日本水泳連盟
2019 年３月

水泳プールのスタート事故の問題については、その重大性に鑑み、本連盟は、我国の水泳の統括組織としての立場と責任から何らかの見解を明らかにすべきとの判断のもとに、2004 年秋に水泳指導、建築、スポーツ医・科学、法律などの専門家を含めた「プール水深に関する特別委員会」を設置し、鋭意検討を進め、本ガイドラインを策定するに至った。
つまり、全国の既存プールの多くは水深 1 . 0 〜 1 . 2 m 程度という状況の中で、競技会なりトレーニングを実施していかざるを得ないという現実的問題点を認識した上で、本ガイドラインにより重篤なスタート事故の防止を図るとともに、より安全でより合理的な水泳の普及・振興に結びつけようというものである。
−50−
2024

なお、本ガイドラインでは、独立型のスタート台を設置せず、端壁立ち上がりなどにより水面上からの高低差を有する施設について
は、「水面上からの高さ」を「スタート台の高さ」と同様に扱うものとする。
１．現行の本連盟『プール公認規則』では、
国際水泳連盟の規則に則ってスタート端壁前 6 . 0 m までの水深が 1 . 35 m 未満のプールでは
スタート台の設置を禁じている（第 20 条）。しかし、これとしても絶対的な安全な水深という訳ではない。いかなるスタート姿勢に対しても安全な水深となると、各方面の研究成果から判断して、現場の常識を外れた深いプール（水深４m 以上）とならざ
るを得ない。このため、事故の防止には、何よりも正しいスター
ト技術の習得とその教育が重要となる。
２．様々な年齢、技術の人々が水泳を習ったり楽しんだりする一般の営業プールでは、競技会以外の目的で使用することも多く、また、子供や初心者に対して、指導者がプール内で安全に配慮しながら指導するためには、全国の既存プールの多くの水深である
1 . 0 〜 1 . 2 m 程度が適当であるという面もある。
３．以上を踏まえて、全国のジュニアクラスの熟練コーチ約 400 名に対して、水深 1 . 0 〜 1 . 35 m 前後のプールにおけるスタート台として危険度の少ない高さについて、経験値としての判断アンケー
ト調査を行ったところ、その結果は、
参考資料１のとおりである。
本ガイドラインにおける「スタート」とは、台上もしくは端壁立ち上がりなどから飛び込んで行うスタート動作とする。
４．水深 1 . 00 〜 1 . 35 m 未満のプールにおける一般的競泳スタートとして、安全に配慮された（必ず泳者自身の体で水深を確認させた上で）スタートを行う場合のスタート台の高さのガイドラインを
−51−
2024

以下のとおりとする。
水深（満水時）スタート台の高さ（水面上からの高さ）

1.00〜1.10ｍ未満

0.30m以下

1.10〜1.20m未満

0.35m以下

1.20〜1.35m未満

0.40m以下

５．本ガイドラインは、全国の既存の水泳プールの現状と競技会・ト
レーニングの実施状況に照らし合わせ、頚椎・頚髓損傷、四肢麻痺等の重篤なスタート事故の防止を図るために検討・策定された。
しかし、これは「絶対的な安全基準」という性格ではなく、現実的な妥協点とも言うべきものである。従って、本ガイドラインどおりの設定で実施したスタートであっても、スタート台上での動作、踏切後の空中姿勢、入水後の姿勢・動作などの要因が複合す
れば、プール底に頭部を強打して、スタート事故が起こることも事実である。
６．本ガイドラインは、一般的な水深のプール施設での事故発生の危険性を、適切・合理的なスタート方法（到達水深が深くならないで、速やかに泳ぎにつなげるスタート）によって回避できることを前提としている。従って、本ガイドラインに即さない施設の利用法
や適切・合理的なスタートを行わない、あるいはそうしたスター
トができない泳者の利用によりスタート事故が生じた場合には、施設の管理者や指導者の法律上の責任が問われる場合があることに留意が必要である。
以上

−52−
2024

2005 年７月

策定

2019 年３月

一部改訂

−53−
2024

−54−
2024

全国公認測量者名簿

令和６年４月１日現在
公益財団法人 日本水泳連盟

№

加盟団体名

事務局電話番号

名前

加盟団体名

№

事務局電話番号

名前

１ （一財）
北海道水泳連盟

011-820-1684 藤田 睦博 25 （一社）滋賀県水泳連盟 080-8911-9795 山西

２ （一社）
青森県水泳連盟

090-2364-4082 工藤治 26 （一社）京都水泳協会

075-692-3237

３ （一社）
岩手県水泳連盟

019-681-7155 高瀬 文明 27 （一財）大阪水泳協会

06-6115-6653

４ （一財）
宮城県水泳連盟

022-356-1298 高橋 正人 28 （一社）兵庫県水泳連盟 078-641-1204 中安 眞司

５ （一社）
秋田県水泳連盟

018-866-8371 保坂

６ （一社）
山形県水泳連盟

090-2888-2113 後藤 賢一 30 （一社）和歌山県水泳連盟 070-4021-0613 久保 篤史

７ （一社）
福島県水泳連盟

024-573-6253 橋詰 知実 31 （一財）鳥取県水泳連盟 0857-27-7441 池上 武志

８ （一社）
茨城県水泳連盟

029-353-6607 大枝 春男 32 （一財）島根県水泳連盟 0852-26-5767 松本 宏之

９ （一社）
栃木県水泳連盟

028-657-5507 齋藤 利夫 33 （NPO）岡山県水泳連盟 086-474-4621 春田 正一

10 （一社）
群馬県水泳連盟

050-3555-8346 五十嵐 紳一郎 34 （一財）広島県水泳連盟 082-836-5400 平木 直大

11 （一社）
埼玉県水泳連盟

048-251-0999 佐々木 良彦 35 （一財）山口県水泳連盟

083-932-2110 安村 成史

12 （一社）
千葉県水泳連盟

047-427-7078 佐野 成寿 36 （一社）香川県水泳協会

087-888-2283 尾嵜 秀典

13 （公財）東京都水泳協会

03-5422-6147 鴇

088-631-4185 杉本 孝誠

14 （一社）
神奈川県水泳連盟

0466-33-6732 牛窪 俊之 38 （一社）愛媛県水泳連盟 070-5686-7962 長井 秀樹

15 （一社）
山梨県水泳連盟

055-253-0451 田中 義和 39 （一社）高知県水泳連盟 088-832-3392 山岡 稔幸

16 （一社）
長野県水泳連盟

026-232-0888 横川 浩昭 40 （一社）福岡県水泳連盟

17 （一財）新潟県水泳連盟

0258-37-7985 飯浜 正信 41 （一社）佐賀県水泳連盟 0942-92-4237

18 （一社）
富山県水泳連盟

076-491-1445 中谷 宗功 42 （一社）長崎県水泳連盟 0957-56-8861 瀬崎 秀三

19 （一社）
石川県水泳協会

076-214-6645 中野 一也 43 （一社）熊本県水泳協会 096-389-2917 福永 憲幸

20 （一財）福井県水泳連盟

0778-62-8316 辻野 和彦 44 （一社）大分県水泳連盟 090-2710-7506 廣田 弘幸

21 （一社）
静岡県水泳連盟

054-283-6758 大澤 俊幸 45 （一財）宮崎県水泳連盟

0985-82-8377

22 （一社）
愛知水泳連盟052-757-5057 吉田 明和 46 （一社）鹿児島県水泳連盟

099-206-7234 猿楽

泉

23 （一社）
三重県水泳連盟

0594-24-5222 川口

098-873-0310 北城力

24 （一社）
岐阜県水泳連盟

058-215-1007 武藤 友典

正 29 （一社）奈良県水泳連盟

雅博 37 （一社）徳島県水泳連盟

厚 47 （一社）沖縄県水泳連盟（公財）
日本水泳連盟0743-62-8484

092-623-5367

徹

高岡 光男

山口 敏廣

03-6812-9061

−55−
2024

別表１

プール公認料・再公認料（2018. 4 改定）（規則第13条）
１．公認料 (

)内は学校プール
新規公認料
３０万円
２５m プール(１５万円）

併用プール（５０ｍ＋２５ｍ）

４０万円(２０万円）
５０万円(２５万円）

再公認料
５万円
(３万円）
５万円
(３万円）
７万円
(５万円）

飛込プール

２０万円

５万円

水球プール
(単独プール）

１０万円

３万円

５０m プール

２．事前審査料 ()内は学校プール

審査料

併用プール
（５０ｍ＋２５ｍ）

３万円(１．５万円）
３万円(１．５万円）
４万円
(２万円）

飛込プール

３万円

水球プール
(単独プール）

１．５万円

２５m プール
５０m プール

備考・ 原則プールとは、公共施設（学校プールは除く）プールおよび
スイ ミングスクールプールとする。
・ 学校プールとは、小・中・高・高専・大学の付属施設プールと
する。
−56−
2024

（2023. 4 改定）

別表２（規則第14条）

−57−
2024

様式 23ｰ1

様式 24−１(50m､25m) 競泳プール 事 前 審 査 申請書
日本水泳連盟受付印（国内基準、国際基準）（いずれかを〇で囲むこと）（水球併用 ･ ｱｰﾃｨｽﾃｨｯｸｽｲﾐﾝｸﾞ併用）（該当する場合は〇で囲むこと）
・水球併用の場合の水深は第99条参照
・ｱｰﾃｨｽﾃｨｯｸｽｲﾐﾝｸﾞ併用の場合の水深は第110条および第117条参照

１．プールの名 称
２．プールの所在地
３．所 有 者 名
４．プールの躯体部の材質
５．竣 工 予 定
６．設

計

２０

年

月

者

７．プール主要目 様式 24-1の4(50mプール)
24-1の5(25mプール）
下記の図面、書類を添え申請します。
２０

年

月

日
申 請 者

住 所〒

書類送付・
連絡先

住 所〒

氏 名

公益財団法人

日本水泳連盟

会 長

殿

㊞

氏 名
TEL

（

）

記
添

付

資

料

添

図 面 番 号

１．プール施設配置・平面・断面図

付

資

料

図 面 番 号

５．公認用備品一覧表(予定）（様式任意）

２．プール設計図
３．スタート台図面および取付け図
４．脱着式端壁、仕切り壁図および取付け図
加盟団体チェック責任者㊞＊図面番号および加盟団体チェック責任者の記名押印のないものは受け付けません。

上記のように申請がありましたので、ご審査下さい。

２０

年

月

日

加盟団体
㊞
（公認測量者特記事項）

−58−
2024

様式 23ｰ1の２様式 24−１の２(50m､25m) 競泳プール 公 認 申請書
日本水泳連盟受付印（国内基準、国際基準）（いずれかを〇で囲むこと）（水球併用･ｱｰﾃｨｽﾃｨｯｸｽｲﾐﾝｸﾞ併用）（該当する場合は〇で囲むこと）

１．プールの名 称

８．濾過装置メーカーの社名

２．プールの所在地

９．プール管理者 氏名

３．所 有 者 名

住所４．プールの躯体部の材質

５．竣

工

登 録 番 号

資格コード

２０

年

月

プール管理者は次のいずれかの資格取得者とします。
その資格コード（01－08）と登録番号を記入すること。
(01）(公財)日本ｽﾎﾟｰﾂ協会公認水泳コーチ１(02）(公財)日本ｽﾎﾟｰﾂ協会公認水泳コーチ２(03）(公財)日本ｽﾎﾟｰﾂ協会公認水泳コーチ３(04）(公財)日本ｽﾎﾟｰﾂ協会公認水泳コーチ４

６．プール建設業者の社名（１）プール本体工事者(05）(公財)日本ｽﾎﾟｰﾂ協会公認水泳教師(06）(公財)日本ｽﾎﾟｰﾂ協会公認水泳上級教師(07）(公財)日本ｽﾎﾟｰﾂ施設協会水泳指導管理士(08) (公社)日本プールアメニティ協会プール衛生管理者

10．プール主要目 様式 24-1の4(50mプール)
24-1の5(25mプール）
７．設

計

者

以上公認されたく、下記の図面、書類、写真を添え公認を申請します。
２０

年

月

日
住 所〒

申 請 者

氏 名

公益財団法人

書類送付・連絡先

日本水泳連盟

会 長

㊞

住 所〒

殿

氏 名
TEL

（

）

記
添

付

資

料

添

図 面 番 号

１．プール施設配置・平面・断面図

付

資

料

図 面 番 号

７．測量結果一覧（公認測量者承認印あるもの）

２．プール設計図
３．スタート台図面および取付け図
４．脱着式端壁、仕切り壁図および取付け図
５．写

真（L判以上）
加盟団体チェック責任者㊞

６．公認用備品一覧表（様式任意）＊図面番号および加盟団体チェック責任者の記名押印のないものは受け付けません。

上記のように申請がありましたので、ご審査下さい。

２０

年

月

日

加盟団体
㊞
（公認測量者特記事項）

−59−
2024

様式 23-1の3様式 24−１の３(50m,25m) 競泳プール 再 公 認 申請書

日本水泳連盟受付印（国内基準、国際基準）（いずれかを〇で囲むこと）（水球併用･ｱｰﾃｨｽﾃｨｯｸｽｲﾐﾝｸﾞ併用）（該当する場合は〇で囲むこと）
現公認番号

公認期限

年

１．プールの名 称

８．プール管理者 氏名

２．プールの所在地

住所３．所 有 者 名

月

登

資格コード

録

番

号

４．プールの躯体部の材質

プール管理者は次のいずれかの資格取得者とします。
その資格コード（01～08）と登録番号を記入すること。

５．竣

工

２０

年

(01）(公財)日本ｽﾎﾟｰﾂ協会公認水泳コーチ１(02）(公財)日本ｽﾎﾟｰﾂ協会公認水泳コーチ２(03）(公財)日本ｽﾎﾟｰﾂ協会公認水泳コーチ３(04）(公財)日本ｽﾎﾟｰﾂ協会公認水泳コーチ４月

６．プール建設業者の社名（1）プール本体工事者
７．設

計(05）(公財)日本ｽﾎﾟｰﾂ協会公認水泳教師(06）(公財)日本ｽﾎﾟｰﾂ協会公認水泳上級教師(07）(公財)日本ｽﾎﾟｰﾂ施設協会水泳指導管理士(08) (公社)日本プールアメニティ協会プール衛生管理者

９．プール主要目 （1）プ ー ル 長

ｍ

（2）

プール全幅

ｍ

（3）

レ ー ン 数レーン

（4）

レ ー ン 幅

ｍ

（5）

水深

者

最浅
最 深

以上公認されたく、再公認を申請します。

２０

年

月

日

申 請 者

ｍ
ｍ

ｍ

（6）

可動床 有・無（いずれかを○で囲む）（7）

屋内・屋外（いずれかを○で囲む）

住 所〒
氏 名

書類送付・連絡先

㊞

住 所〒
氏 名
TEL

公益財団法人会

長（）

日本水泳連盟殿（公認測量者または公認測量者不在の場合は加盟団体の代表者 所見）

日本水泳連盟記入欄

公認測量者または公認測量者不在の場合は加盟団体の代表者 署名印㊞

上記のように申請がありましたので、ご審査下さい。

２０

年

月

日

加盟団体
㊞

−60−
2024

様式 24−１の４様式 23-1の450ｍ競泳プールチェックシート
屋外・屋内

プ ー ル の 名 称

プール所有者（いずれかを○で囲むこと）

所

プール躯体の材質

在地

チェック内容（国内基準・国際基準いずれかを○で囲むこと）
項
長
さ
等

幅
等

目

国内基準プール

長さ
壁 面 の 凹 凸 等

長さ50.01ｍ（片側タッチ板）
50.02ｍ（両側タッチ板）
許容過長値（0～＋10ｍｍ）

図面番号ｍ

公認測量者所見

日本水泳連盟確認欄

別紙測量結果一覧表の通り6レーン以上

10レーン

レーン

レ

2.50ｍ

2.50ｍ

ｍ

ｍ

レーン両端の余幅

0.20ｍ以上で側壁の休息だなの幅以上

0.10ｍ以上で側壁の休息だなの幅以上

側壁の休息だなの幅ｍ

側壁の休息だなの幅
ｍ

余幅

余幅

全

15.4ｍ以上

25.0ｍ以上

1.35ｍ以上（練習専用プール除く）

2.00ｍ以上

ー

ン

幅

幅
深

滑り止め仕様（端壁上端から
水面下0.80ｍ以上まで
端 壁 面 の 構 造
水面上の
立ち上り

ー

レ

ス
タ
｜
ト
台

申請内容

レ ー ン の 数

水

ン
ラ
イ
ン

国際基準プール
長さ50.02ｍ(両側タッチ板)
許容過長値（0～＋10ｍｍ）

タッチ板を装着する端壁
0.30ｍ
タッチ板を装着しない端壁
0.20ｍ以上0.30ｍ以下

ｍ

レーン

ｍ

ｍ

同左

ｍ

最浅

ｍ

最浅

ｍ

最深

ｍ

最深

ｍ

水面下

ｍ

適 ・ 不適０．

ｍ

適 ・ 不適０．

ｍ

適 ・ 不適

０．

ｍ

０．

0.30ｍ

幅

0.20ｍ以上0.30ｍ以下

同左

色

暗色（色名記入のこと）

同左

底面

色

端壁

ｍ

適 ・ 不適色

適 ・ 不適

床面

壁端から2.00ｍまで

同左

端

壁

水面上の立上り（原則端壁上端まで最低0.10ｍ）

同左

ク ロ ス ラ イ ン

底面コースライン両端に1.00ｍ長
端壁水面下0.3ｍに0.5ｍ長15ｍの位置に0.5ｍ長

同左

面

0.50ｍ×0.50ｍ以上

0.50ｍ×0.60ｍ以上

高さ（水面上)0.50ｍ～0.75ｍ

同左

傾

10度以内

同左

表 面 仕 上 げ

滑り止め仕様同左

有

適 ・ 不適タ

設置（練習用プール除く）

設置

有・無

適 ・ 不適

前面・両サイド同左

有

適 ・ 不適水面上0.30ｍ以上で0.60ｍ以下でタッチ板を所定の位置に取り付けて使用可能な高さ

同左

積

斜

ー

角

ン

側

前方飛込スタート
グリップ

背
泳
ぎ
用
ス タ ー ト 握 り

有

適 ・ 不適０．

ｍ

有

適 ・ 不適適 ・ 不適

ｍ×

ｍ

０．

ｍ×

ｍ
度

水面上
０．

ｍ

０．

ｍ
度

適 ・ 不適ｍ

水平又は垂直,その併用

同左

水平・垂直

適 ・ 不適レ ー ン 番 号

ブロック式４面

同左

有

適 ・ 不適配列

右端を１レーンとする。
10レーンは0レーン

右端を0レーンとする

据付

固定式・着脱式の別

同左

両端壁から5.0ｍ

同左ｍ

ロープの高さ1.80ｍ

同左ｍ

側壁の背泳ぎ用チェック標識

壁から各15.0ｍ

同左

レーンロープ・ブイ

直径50ｍｍ～150ｍｍ以下

150mm

ｍｍ

飛込プールとの間隔

屋外10.0ｍ以上、室内8.0ｍ以上

同左

ｍ

背泳ぎ用ターン標識

適 ・ 不適固定・着脱

適 ・ 不適有ｍｍ
適 ・ 不適適 ・ 不適ｍ

公 認 測 量 者 署 名㊞

審査担当委員署名

㊞

−61−
2024

様式 24−１の５様式 23-1の525ｍ競泳プールチェックシート
屋外・屋内

プ ー ル の 名 称

プール所有者（いずれかを○で囲むこと）

所

プール躯体の材質

在地

チェック内容（国内基準・国際基準いずれかを○で囲むこと）
項
長
さ
等

幅
等

目

国内基準プール

長さ
壁 面 の 凹 凸 等

長さ25.01ｍ（片側タッチ板）
25.02ｍ（両側タッチ板）
許容過長値（0～＋10ｍｍ）

図面番号ｍ

日本水泳連盟確認欄

別紙測量結果一覧表の通り6レーン以上10レーン

レーン

2.00m～2.50m

2.50ｍ

ｍ

ｍ

側壁の休息だなの幅ｍ

側壁の休息だなの幅
ｍ

余幅

余幅

ー

ン

幅

レーン両端の余幅

0.20ｍ以上で側壁の休息だなの幅以上

0.10ｍ以上で側壁の休息だなの幅以上

全12.4ｍ以上

25.0ｍ以上

最浅 1.00m以上(端壁から6mは1.35m）

2.00ｍ以上

幅深端 壁 面 の 構 造

ー

レ

水面上の
立ち上り

タッチ板を装着する端壁
0.30ｍ
タッチ板を装着しない端壁
0.20ｍ以上0.30ｍ以下

ｍ

レーン

ｍ

ｍ

同左

ｍ

最浅

ｍ

最浅

ｍ

最深

ｍ

最深

ｍ

水面下

ｍ

適 ・ 不適０．

ｍ

適 ・ 不適０．

ｍ

適 ・ 不適

０．

ｍ

０．

0.30ｍ

幅

0.20ｍ以上0.30ｍ以下

同左

色

暗色（色名記入のこと）

同左

底面
端壁

床

面

壁端から2.00ｍまで

同左

端

壁

水面上の立上り（原則端壁上端まで0.10ｍ以上）

同左

ク ロ ス ラ イ ン

底面コースライン両端に1.00ｍ長、端壁水面下0.3ｍに0.5ｍ長

同左

面

ｍ

色

適 ・ 不適色

適 ・ 不適有

適 ・ 不適０．

ｍ

有

適 ・ 不適適 ・ 不適0.50ｍ×0.50ｍ以上

0.50ｍ×0.60ｍ以上

高さ（水面上)0.50ｍ～0.75ｍ

同左

傾

10度以内

同左

表 面 仕 上 げ

滑り止め仕様同左

有

適 ・ 不適

タ

設置

設置

有・無

適 ・ 不適

前面・両サイド同左

有

適 ・ 不適

積

斜

ー

角

ン

側

前方飛込スタート
グリップ

背
泳
ぎ
用
ス タ ー ト 握 り

レ ー ン 番 号

ｍ×

ｍ

０．

ｍ
度

ｍ
ｍ

水面上0.30ｍ以上で0.60ｍ以下でタッチ板を所定の位置に取り付けて使用可能な高さ

同左

水平または垂直、その併用

同左

水平・垂直

適 ・ 不適ブロック式４面

同左

有

適 ・ 不適固定・着脱

適 ・ 不適水面上０．

適 ・ 不適ｍ

列

右端を１レーンとする。
10レーンは0レーン

右端を0レーンとする

据付

固定式・着脱式の別

同左

両端壁から5.0ｍ

同左ｍ

ロープの高さ1.80ｍ

同左ｍ

側壁の背泳ぎ用チェック標識

壁から各15.0ｍ

同左

レーンロープ・ブイ

直径50ｍｍ～150ｍｍ以下

150mm

ｍｍ

飛込プールとの間隔

屋外10.0ｍ以上、室内8.0ｍ以上

同左

ｍ

背泳ぎ用ターン標識

ｍ×
０．
度

配

適 ・ 不適有ｍｍ
適 ・ 不適適 ・ 不適ｍ

公 認 測 量 者 署 名㊞

審査担当委員署名

㊞

−62−
2024

公認測量者所見

レ

滑り止め仕様（端壁上端から
水面下0.80ｍ以上まで

ス
タ
｜
ト
台

申請内容

レ ー ン の 数

水

ン
ラ
イ
ン

国際基準プール
長さ50.02ｍ(両側タッチ板)
許容過長値（0～＋10ｍｍ）

様式 23-2
日本水泳連盟受付印

様式 24−２

飛込プール 事前審査 申請書（国内基準・国際基準）（いずれかを○で囲むこと）
１．プールの名

称

２．プールの所在地
３．所

有

者

( )
屋内
屋外

名

４．プールの躯体部の材質
５．竣

工

６．設

予
計

定

２０

年

月

８．プール主要目
様式 24-2の4基
基
基

10 ｍ 固 定 台
7.5 ｍ 固 定 台
５ ｍ 固 定 台
３ ｍ 飛 板
１ ｍ 飛 板
固定練習台（１ｍ台)
固定練習台（３ｍ台)
練 習 用 １ ｍ 飛 板
波立て装置 (発泡装置）
波立て装置（水平散水装置）
プール・サイドの温浴槽
プール・サイドのシャワー
ドライランド者

７．飛板のメーカー名

基
基
基
基
基
有・無
有・無
有・無
有・無
有・無

下記の図面、書類を添え申請します。
２０

年

公益財団法人

会

月

日

申

者

住

所〒

氏

名

書類送付・ 住連絡先

日本水泳連盟

長

請

殿

氏

㊞

所〒
名
TEL

（

）

記
添

付

資

料

図

面

番

添

号

付

資

料

図

面

番

号

１．プール施設配置･平面（温浴槽･ｼｬﾜｰの配置が記載されているもの）･断面図
２．プール正面図
３．プール側面図
４．固定台の詳細図
５. 固定台の構造図
６．飛板の取つけ詳細図
加盟団体チェック責任者㊞

７．水面波立装置の詳細図＊図面番号および加盟団体チェック責任者の記名押印のないものは受け付けません。

上記のように申請がありましたので、ご審査下さい。

２０

年

月

日

加盟団体
㊞
(公認測量者特記事項）

−63−
2024

様式23-2の2
日本水泳連盟受付印

様式 24−２の２

飛込プール 公 認 申請書（国内基準・国際基準）（いずれかを○で囲むこと）
１．プールの名 称

９．濾過装置メーカーの社名

２．プールの所在地

10．プール管理者 氏名
住所

３．所 有 者 名

登 録 番 号

資格コード

４．プールの躯体部の材質
５．竣
６．設

工
計

２０

年

月

プール管理者は次のいずれかの資格取得者とします。
その資格コード（01－08）と登録番号を記入すること。
(01）(公財)日本ｽﾎﾟｰﾂ協会公認水泳コーチ１(02）(公財)日本ｽﾎﾟｰﾂ協会公認水泳コーチ２(03）(公財)日本ｽﾎﾟｰﾂ協会公認水泳コーチ３(04）(公財)日本ｽﾎﾟｰﾂ協会公認水泳コーチ４者(05）(公財)日本ｽﾎﾟｰﾂ協会公認水泳教師(06）(公財)日本ｽﾎﾟｰﾂ協会公認水泳上級教師(07）(公財)日本ｽﾎﾟｰﾂ施設協会水泳指導管理士(08) (公社)日本プールアメニティ協会プール衛生管理者

７．プール建設業者の社名
11．プール主要目
様式 24-2の4（１）プール本体工事者
８．飛板のメーカー名

10 ｍ 固 定 台
7.5 ｍ 固 定 台基基

５ ｍ 固 定 台
３ ｍ 飛 板
１ ｍ 飛 板
固定練習台（１ｍ台)
固定練習台（３ｍ台)
練 習 用 １ ｍ 飛 板
波立て装置 (発泡装置）
波立て装置（水平散水装置）
プール・サイドの温浴槽
プール・サイドのシャワー
ドライランド

基
基
基
基
基
基
有・無
有・無
有・無
有・無
有・無

以上公認されたく、下記の図面、書類、写真を添え公認を申請します。
２０

年

月

日

申 請 者

住 所〒
氏 名

公益財団法人会 長㊞

書類送付・ 住 所〒
連絡先

日本水泳連盟

殿

氏 名
TEL

（

）

記
添

付

資

料

添

図 面 番 号

付

資料

図 面 番 号

１．プール施設配置･平面(温浴槽･ｼｬﾜｰの配置が記載されているもの)･断面図

９．飛板および飛板支持台の検定証

２．プール正面図

10．測量結果一覧（公認測量者承認印のあるもの）

３．プール側面図
４．固定台の詳細図
５．固定台の構造図
６．飛板の取つけ詳細図７．写真（L判以上））㊞

加盟団体チェック責任者

８．水面波立装置の詳細図○図面番号の記入のないものおよび加盟団体チェック責任者の記名押印のないものは受付致しません。

上記のように申請がありましたので、ご審査下さい。

２０

年

月

日

加盟団体
㊞
(公認測量者特記事項）

−64−
2024

様式 23-2の3
日本水泳連盟受付印

飛込プール 再 公 認 申請書（国内基準・国際基準）（いずれかを○で囲むこと）
現公認番号

公認期限

１．プールの名 称
２．プールの所在地

年月

様式 24−２の３日

９．プール管理者 氏名

( )
屋内
屋外

住所

３．所 有 者 名

登 録 番 号

資格コード

４．プールの躯体部の材質
５．竣
６．設

工
計

２０

年

月

プール管理者は次のいずれかの資格取得者とします。
その資格コード（01－08）と登録番号を記入すること。
(01）(公財)日本ｽﾎﾟｰﾂ協会公認水泳コーチ１(02）(公財)日本ｽﾎﾟｰﾂ協会公認水泳コーチ２(03）(公財)日本ｽﾎﾟｰﾂ協会公認水泳コーチ３(04）(公財)日本ｽﾎﾟｰﾂ協会公認水泳コーチ４者

７．プール建設業者の社名（１）プール本体工事者

10．プール主要目
様式 24-2の4(05）(公財)日本ｽﾎﾟｰﾂ協会公認水泳教師(06）(公財)日本ｽﾎﾟｰﾂ協会公認水泳上級教師(07）(公財)日本ｽﾎﾟｰﾂ施設協会水泳指導管理士(08) (公社)日本プールアメニティ協会プール衛生管理者

基基
基

10 ｍ 固 定 台
7.5 ｍ 固 定 台
５ ｍ 固 定 台
３ ｍ 飛 板
１ ｍ 飛 板
固定練習台（１ｍ台)
固定練習台（３ｍ台)
練 習 用 １ ｍ 飛 板
波立て装置 (発泡装置）
波立て装置（水平散水装置）
プール・サイドの温浴槽
プール・サイドのシャワー
ドライランド

８．飛板のメーカー名

基
基
基
基
基
有・無
有・無
有・無
有・無
有・無

以上公認されたく再公認を申請します。
２０

年

月

日

申 請 者

住 所〒
氏 名

書類送付・
連絡先

㊞

住 所〒
氏 名

公益財団法人会 長

日本水泳連盟

TEL

（

）

殿

(公認測量者または公認測量者不在の場合は加盟団体の代表者 所見）

日本水泳連盟記入欄

公認測量者または公認測量者不在の場合は加盟団体の代表者 署名印㊞

上記のように申請がありましたので、ご審査下さい。

２０

年

月

日

加盟団体
㊞

−65−
2024

日本水泳連盟受付
日本水泳連盟受付月

月日

様式23−2の4
様式23−2の4日

様式 24−２の４

飛 込飛
プ込
ープ
ルー
公ル
認公
チ認
ェチ
ッェ
クッ
シク
ーシ
トー ト
屋外・屋内
屋外・屋内 プールの所有者
プールの所有者(いずれかを○で囲む)(いずれかを○で囲む)

プ ー ル の 名称
プ ー ル の 名称
プール躯体の材質
プール躯体の材質

所 在 地
所 在 地

チェッ
チク
ェ内
ッ容
ク内容

１．飛込プール
１．飛込プール

項
目
規 定
実 値
項
目
規 定
項
目
規 定
実 値
項
目
プール底の
プール底の 30゜
最浅箇所の水深
1.80ｍ
30゜
最浅箇所の水深
最大傾斜角
最大傾斜角（国内基準・国際基準のいずれかを○で囲むこと）（国内基準・国際基準のいずれかを○で囲むこと）

２．10ｍ台２．10ｍ台
符号
Ａ

A/A
Ｂ
Ｄ
Ｃ
Ｅ
Ｇ
Ｆ

Ｈ
ＪＫ
ＬＭ
N

符号

項

目

Ａ

A/A
Ｂ
Ｄ
Ｃ
Ｅ
Ｇ
Ｆ

Ｈ
ＪＫ
ＬＭ
N

目

Ａ

符号

№2

Ａ

30゜

A/A
Ｂ
Ｄ
Ｃ
Ｅ
Ｇ
Ｆ

Ｈ
ＪＫ
ＬＭ
N

符号

項

目

項
目
規 定
実 値
実 値
項
目
規 定
競泳プール
屋外10.0ｍ
競泳プール
屋外10.0ｍとの間隔
室内 8.0ｍとの間隔
室内 8.0ｍ

目

実地
国内基準プール
国際基準プール
国内基準プール
国際基準プール
№1
№2
№1
№2
1.25
1.25
1.25
1.25
4.75
4.75
11.00
11.00
2.75
2.75
3.50
3.50
5.00で3.50
5.00で3.50
2.75で3.50
2.75で3.50
30°
30°
4.50
4.50
8.00で4.40
8.00で4.40
4.50で4.40
4.50で4.40

30°
2.00

30°
2.00

6.00

6.00
0.30以下(0.20が基本）
0.30以下(0.20が基本）
10゜以内
10゜以内

５．3ｍ飛板
５．3ｍ飛板

実地

実 値

実地

項

プール後方壁との距離
Ａ
プール後方壁との距離
基線から直下のﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ基線
A/A 基線から直下のﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ基線
プール側方壁との距離
Ｂ
プール側方壁との距離
プール前方壁との距離
Ｄ
プール前方壁との距離
隣接する軸線間の距離Ｃ
隣接する軸線間の距離
台から天井までの距離
Ｅ
台から天井までの距離
基線前方の上方空間
Ｇ
基線前方の上方空間
基線後方・両側の上方空間
Ｆ
基線後方・両側の上方空間
天井の最大傾斜角
天井の最大傾斜角
基線上の水深Ｈ
基線上の水深
基線前方への距離と水深
ＪＫ 基線前方への距離と水深
基線両端への距離と水深
ＬＭ 基線両端への距離と水深
プール底の最大傾斜N
プール底の最大傾斜
固定台の幅
固定台の幅
固定台の長さ
固定台の長さ
固定台の先端の厚さ
固定台の先端の厚さ
固定台の先端の内側傾斜角
固定台の先端の内側傾斜角

項

目

項

目

記号

項

実地

項

目

７．記入上の注意
７．記入上の注意

目

実 地
実 地 （１）特に指定のない規定数値は、最小寸法(単位メートル）をNo.2（１）特に指定のない規定数値は、最小寸法(単位メートル）を
No.1 No.2

国内基準プール
国際基準プール
国内基準プール
国際基準プール
No.1
1.80
1.80
2.50
2.50
9.00
9.00
2.00
2.00
5.00
5.00
5.00で5.00
5.00で5.00
2.50で5.00
2.50で5.00
30°
30°
3.50
3.50

示す。 示す。

（２）規定値に対する許容幅。
（２）規定値に対する許容幅。
①高さ ①高さ
0ｍ～＋0.05ｍ
0ｍ～＋0.05ｍ②水深 ②水深－２パーセント－２パーセント（３）各符号については規則参照のこと。
（３）各符号については規則参照のこと。
（４）Ｂの寸法は側壁に最も近い飛込台、又は飛板につき記入の（４）Ｂの寸法は側壁に最も近い飛込台、又は飛板につき記入のこと（配置が片側のときは２基、向いあって両側にあるときこと（配置が片側のときは２基、向いあって両側にあるときは各２基,計４基)。
は各２基,計４基)。
（５）ＣおよびＬＭの寸法は、左右いずれか小さい数値を記入の（５）ＣおよびＬＭの寸法は、左右いずれか小さい数値を記入のこと。（10ｍ飛込台を中心とした場合,Ｃの寸法は10ｍ台こと。（10ｍ飛込台を中心とした場合,Ｃの寸法は10ｍ台
よりはじめて左右それぞれ順次に測定のこと)。
よりはじめて左右それぞれ順次に測定のこと)。

5.00で3.40
5.00で3.40
2.00で3.40
2.00で3.40

30°
－
4.88
0.5
0.35

（６）Ｆの寸法は、最も小さい数値を記入のこと。
（６）Ｆの寸法は、最も小さい数値を記入のこと。
（７）Ｅ,Ｇ,Ｆは屋内プールの場合のみ記入のこと。
（７）Ｅ,Ｇ,Ｆは屋内プールの場合のみ記入のこと。

30°－（８）１ｍおよび３ｍ固定台を設置するときはチェック内容を（８）１ｍおよび３ｍ固定台を設置するときはチェック内容を別紙で添付すること。
別紙で添付すること。

4.88
0.5

（９）１ｍおよび３ｍ固定台の幅の（）内は、望ましい値。
（９）１ｍおよび３ｍ固定台の幅の（）内は、望ましい値。
0.35

公認測量者署名
公認測量者署名㊞㊞

審査担当委員署名
審査担当委員署名㊞㊞

飛込委員長署名
飛込委員長署名

㊞

㊞

−66−
2024

実 値
規 定

実地
実地
項
目
国内基準プール
国際基準プール
符号
国内基準プール
国際基準プール
項目
国内基準プール
国際基準プール
符号
国内基準プール
国際基準プール
№1
№2
№1
№2
№1
№2
№1
№2
1.25
1.80
プール後方壁との距離
Ａ
プール後方壁との距離
1.25
1.80
Ａ
プール後方壁との距離
Ａ
プール後方壁との距離
基線から直下のﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ基線
1.25
3.50
Ｂ
プール側方壁との距離
1.25
3.50
Ｂ
プール側方壁との距離
A/A 基線から直下のﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ基線
4.50
10.25
プール側方壁との距離
Ｄ
プール前方壁との距離
4.50
10.25
Ｂ
プール側方壁との距離
Ｄ
プール前方壁との距離
10.25
2.60
プール前方壁との距離
Ｃ
隣接する軸線間の距離
10.25
2.60
Ｄ
プール前方壁との距離
Ｃ
隣接する軸線間の距離
2.85
5.00
隣接する軸線間の距離Ｅ
板から天井までの距離
2.85
5.00
Ｃ
隣接する軸線間の距離Ｅ
板から天井までの距離
3.50
5.00で5.00
台から天井までの距離
Ｇ
基線前方の上方空間
3.50
5.00で5.00
Ｅ
台から天井までの距離
Ｇ
基線前方の上方空間
5.00で3.50
2.50で5.00
基線前方の上方空間
Ｆ
基線後方・両側の上方空間
5.00で3.50
2.50で5.00
Ｇ
基線前方の上方空間
Ｆ
基線後方・両側の上方空間
2.75で3.50
30°
基線後方・両側の上方空間
天井の最大傾斜角2.75で3.50
30°Ｆ
基線後方・両側の上方空間
天井の最大傾斜角
天井の最大傾斜角30°3.80
Ｈ
基線上の水深天井の最大傾斜角30°3.80
Ｈ
基線上の水深6.00で3.70
3.80
基線上の水深
ＪＫ 基線前方への距離と水深6.00で3.70
3.80
Ｈ
基線上の水深
ＪＫ 基線前方への距離と水深6.00で3.70
2.50で3.70
基線前方への距離と水深
ＬＭ 基線両端への距離と水深6.00で3.70
2.50で3.70
ＪＫ 基線前方への距離と水深
ＬＭ 基線両端への距離と水深3.50で3.7030°
基線両端への距離と水深N
プール底の最大傾斜3.50で3.70
30°
ＬＭ 基線両端への距離と水深N
プール底の最大傾斜
プール底の最大傾斜
30°
－
飛板の材質
プール底の最大傾斜
30°
－
N
飛板の材質
2.90
4.88
固定台の幅
飛板の長さ
2.90
4.88
固定台の幅
飛板の長さ
6.00
0.5
固定台の長さ
飛板の幅
6.00
0.5
固定台の長さ
飛板の幅
ローラーが0.30以下(0.20が基本）
固定台の先端の厚さローラーが支持台上面と0.30以下(0.20が基本）
固定台の先端の厚さ
支持台上面と支持台先端から
0.35
支持台先端から
0.35
飛板上面の距離10゜以内
固定台の先端の内側傾斜角
飛板上面の距離0.44mのとき
10゜以内
固定台の先端の内側傾斜角0.44mのとき

符号

プール後方壁との距離
Ａ
プール後方壁との距離
プール側方壁との距離
Ｂ
プール側方壁との距離
Ｄ
プール前方壁との距離
Ｄ
プール前方壁との距離
Ｃ
隣接する軸線間の距離Ｃ
隣接する軸線間の距離Ｅ
板から天井までの距離
Ｅ
板から天井までの距離
Ｇ
基線前方の上方空間
Ｇ
基線前方の上方空間
Ｆ
基線後方・両側の上方空間
Ｆ
基線後方・両側の上方空間
天井の最大傾斜角
天井の最大傾斜角
Ｈ
基線上の水深Ｈ
基線上の水深
ＪＫ 基線前方の水深ＪＫ 基線前方の水深
ＬＭ 基線側方の水深
ＬＭ 基線側方の水深
プール底の最大傾斜N
プール底の最大傾斜
N
飛板の材質
飛板の材質
飛板の長さ
飛板の長さ
飛板の幅
飛板の幅
ローラーが
ローラーが
支持台上面と支持台先端から支持台上面と支持台先端から
飛板上面の距離0.44mのとき
飛板上面の距離0.44mのとき
Ｂ

№1

1.50
プール後方壁との距離
1.50
Ａ
プール後方壁との距離
基線から直下のﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ基線
1.25
1.25
A/A 基線から直下のﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ基線
5.75
プール側方壁との距離
5.75
Ｂ
プール側方壁との距離
13.50
プール前方壁との距離
13.50
Ｄ
プール前方壁との距離
3.00
隣接する軸線間の距離3.00Ｃ
隣接する軸線間の距離
5.00
台から天井までの距離
5.00
Ｅ
台から天井までの距離6.00で5.00
基線前方の上方空間
6.00で5.00
Ｇ
基線前方の上方空間
2.75で5.00
基線後方・両側の上方空間
2.75で5.00
Ｆ
基線後方・両側の上方空間
天井の最大傾斜角30°
天井の最大傾斜角30°5.00
基線上の水深
5.00
Ｈ
基線上の水深11.00で4.75
基線前方への距離と水深11.00で4.75
ＪＫ 基線前方への距離と水深5.25mで4.75
基線両端への距離と水深5.25mで4.75
ＬＭ 基線両端への距離と水深30°
プール底の最大傾斜30°N
プール底の最大傾斜
3.00
固定台の幅
3.00
固定台の幅
6.00
固定台の長さ6.00
固定台の長さ
固定台の先端の厚さ0.30以下(0.20が基本）
固定台の先端の厚さ0.30以下(0.20が基本）
固定台の先端の内側傾斜角
10゜以内
固定台の先端の内側傾斜角
10゜以内

項
目
規 定
実 値
項
目
天井最大傾斜角
天井最大傾斜角30゜
（室内）
（室内）

３．7.5ｍ台
３．7.5ｍ台

実地
国内基準プール
国際基準プール
国内基準プール
国際基準プール№1№2

６．1ｍ飛板
６．1ｍ飛板
記号

1.80ｍ

実地

項

４．5ｍ台
４．5ｍ台
符号

実 値
規 定

様式 23-3

様式 24−３

日本水泳連盟受付印

水球プール（専用）事 前 審 査 申請書(国内基準、国際基準）（いずれかを〇で囲むこと）
１．プールの名 称

７．プール主要目
(1)長辺
男子
女子

２．プールの所在地

(2)短辺
(3)水深

３．所 有 者 名ｍ (ゴールライン間
ｍ (ゴールライン間

男女

ｍ）
ｍ）

ｍ
ｍ

４．プールの躯体部の材質

５．竣 工 予 定
６．設

計

２０

年

月

者

下記の図面、書類を添え申請します。
２０

年

月

日
住 所〒

申 請 者

氏 名

公益財団法人

会

書類送付・
連絡先

日本水泳連盟

長

㊞

住 所〒

殿

氏 名
TEL

（

）

記
添

付

資

料

添

図 面 番 号

付

資料

図 面 番 号

1．プール平面図(ﾌｨｰﾙﾄﾞ図を記載する)･断面図
2．プール設計図
3．プール付近関係図
加盟団体チェック責任者㊞

4．公認用備品一覧表（様式任意）＊図面番号および加盟団体チェック責任者の記名押印のないものは受け付けしません。

上記のように申請がありましたので、ご審査下さい。

２０

年

月

日

加盟団体
㊞
（公認測量者特記事項）

公認測量者署名印
㊞

−67−
2024

様式23-3の2様式 24−３の２

日本水泳連盟受付印

水球プール（専用）公 認 申請書(国内基準、国際基準）（いずれかを〇で囲むこと）
１．プールの名 称

８．濾過装置メーカーの社名

２．プールの所在地

９．プール管理者 氏名

３．所 有 者 名

住所４．プールの躯体部の材質

５．竣

工

登 録 番 号

資格コード

２０

年

月

日

プール管理者は次のいずれかの資格取得者とします。
その資格コード（01－08）と登録番号を記入すること。
(01）(公財)日本ｽﾎﾟｰﾂ協会公認水泳コーチ１(02）(公財)日本ｽﾎﾟｰﾂ協会公認水泳コーチ２(03）(公財)日本ｽﾎﾟｰﾂ協会公認水泳コーチ３(04）(公財)日本ｽﾎﾟｰﾂ協会公認水泳コーチ４

６．プール建設業者の社名（１）プール本体工事者(05）(公財)日本ｽﾎﾟｰﾂ協会公認水泳教師(06）(公財)日本ｽﾎﾟｰﾂ協会公認水泳上級教師(07）(公財)日本ｽﾎﾟｰﾂ施設協会水泳指導管理士(08) (公社)日本プールアメニティ協会プール衛生管理者

10．プール主要目
７．設

計

者

(1)長辺

男子
女子

ｍ (ゴールライン間
ｍ (ゴールライン間

(2)短辺
(3)水深

男女

ｍ
ｍ

ｍ）
ｍ）

以上公認されたく、下記の図面、書類、写真を添え公認を申請します。
２０

年

月

日
申 請 者

住 所〒

書類送付・
連絡先

住 所〒

氏 名

公益財団法人会

日本水泳連盟

長

殿

㊞

氏 名
TEL

（

）

記
添

付

資

料

添

図 面 番 号

付

資料

図 面 番 号

1．プール平面図(フィールド図を記載する）
および断面図2．プール付近関係図
3．写

真（L判以上）
加盟団体チェック責任者

4．公認用備品一覧表（様式任意）㊞＊図面番号および加盟団体チェック責任者の記名押印のないものは受け付けしません。

上記のように申請がありましたので、ご審査下さい。

２０

年

月

日

加盟団体
㊞
（公認測量者特記事項）

公認測量者署名印
㊞

−68−
2024

様式 23-3の3様式 24−３の３

日本水泳連盟受付印

水球プール（専用）再 公 認 申請書(国内基準、国際基準）（いずれかを〇で囲むこと）
現公認番号

公認期限

年

月

１．プールの名 称
２．プールの所在地

８．プール管理者 氏名

３．所 有 者 名

住所４．プールの躯体部の材質
５．竣

工

２０

月

６．プール建設業者の社名

プール管理者は次のいずれかの資格取得者とします。
その資格コード（01－08）と登録番号を記入すること。
(01）(公財)日本ｽﾎﾟｰﾂ協会公認水泳コーチ１(02）(公財)日本ｽﾎﾟｰﾂ協会公認水泳コーチ２(03）(公財)日本ｽﾎﾟｰﾂ協会公認水泳コーチ３(04）(公財)日本ｽﾎﾟｰﾂ協会公認水泳コーチ４（１）プール本体工事者
７．設

計

登 録 番 号

資格コード
年

者

(05）(公財)日本ｽﾎﾟｰﾂ協会公認水泳教師(06）(公財)日本ｽﾎﾟｰﾂ協会公認水泳上級教師(07）(公財)日本ｽﾎﾟｰﾂ施設協会水泳指導管理士(08) (公社)日本プールアメニティ協会プール衛生管理者

９．プール主要目
(1)長辺

男子
女子

ｍ (ゴールライン間
ｍ (ゴールライン間

(2)短辺
(3)水深

男女

ｍ
ｍ

ｍ）
ｍ）

以上公認されたく、再公認を申請します。
２０

年

月

日
申 請 者

住 所〒
氏 名

公益財団法人会 長

日本水泳連盟

書類送付・
連絡先

殿

㊞

住 所〒
氏 名
TEL

（

(公認測量者または公認測量者不在の場合は加盟団体の代表者 所見））

日本水泳連盟記入欄

公認測量者または公認測量者不在の場合は加盟団体の代表者 署名印㊞

上記のように申請がありましたので、ご審査下さい。

２０

年

月

日

加盟団体
㊞

−69−
2024

様式 24−４
23-4
様式

公認プール測量結果一覧表（光波測距儀用)
１．プールの名称
２．測量条件

加盟団体名
日時

２０

年

月

天候

日

時〜

気温（Ｔ）

公認測量者署名時

印℃(基準点間の測量は光波測距儀による）光波測距儀メーカー
型

式

検査機関名
検査証明年月日＊検査証明書は1年以内のもので写しを添付のこと
３．基準点、寸法および四隅の角度（二重アンダーライン上に数値を記入すること）①

A1 D1（＝B1 C1）の測定値＝24.600m（50mプールにあっては49.600m）（実施要領２ー③参照）②

A1 D1 ＝ｍm

B1 C1 ＝ｍm

基準長Ｌ＝（A1 D1 + B1 C1)／２=③

mℓ1,ℓ2 の計算（スタート側）ℓ1＝ℓ1 の総合計＝＝（ターン側）ℓ2＝

3×レーン数＝④ℓ2 の総合計＝＝

3×レーン数＝

四隅の角度
測 角 点

角度（ ° ’ ”）

∠Ａ1
∠Ｂ1
∠Ｃ1
∠Ｄ1
⑤プール長（各レーンごとのℓ1およびℓ2のそれぞれの最大値に○、最小値に△をつけること。赤色マーク）
測定点①のL＋ℓ1＋ℓ2はターン側にスタート台がある場合は、25.000ｍ～25.010ｍまたは50.000ｍ～50.010ｍとなる。

ン

0

1

2

3

4

なお、タッチ板を付けないターン側スタート台は端壁より突き出さない
測
スタート側
ターン側
定
点

ℓ１

ℓ１−ℓ1

①
②
③
④
最凸部のℓ1＋③のℓ2＋L＝①②③④
最凸部のℓ1＋③のℓ2＋L＝①②③④
最凸部のℓ1＋③のℓ2＋L＝①②③④
最凸部のℓ1＋③のℓ2＋L＝①②③④
最凸部のℓ1＋③のℓ2＋L＝

ℓ2

ℓ2−ℓ2

L＋ℓ1＋ℓ2

レ

測
定
点

ー

ー

レ

ン

5

6

7

8

9

ℓ１−ℓ1

①
②
③
④
最凸部のℓ1＋③のℓ2＋L＝①②③④
最凸部のℓ1＋③のℓ2＋L＝①②③④
最凸部のℓ1＋③のℓ2＋L＝①②③④
最凸部のℓ1＋③のℓ2＋L＝①②③④
最凸部のℓ1＋③のℓ2＋L＝

−70−
2024

スタート側

ℓ１

ターン側

ℓ2

ℓ2−ℓ2

L＋ℓ1＋ℓ2様式
24−４の２様式
23-4の2

公認プール測量結果一覧表（鋼巻尺用)
加盟団体名

１．プールの名称
２．測量条件

日時

２０

年

月

天候

日

時〜

気温（Ｔ）

鋼巻尺の日本水泳連盟登録番号

公認測量者署名

時

印

℃
（Cℓ＝

）

３．基準点、寸法および四隅の角度（二重アンダーライン上に数値を記入すること）①

A1 D1（＝B1 C1）の測定値＝24.600m（50mプールにあっては49.600m）（実施要領２ー③参照）

②

A１D1

（

℃）＝

CP ＝

(A1 D1 + B1 C1）/2β（P−Po）＝Ct ＝(A1 D1 + B1 C1）/2α（T−To）＝

基準長L＝(A1 D1 ＋ B1 C1)/2+Cp＋C1＋Ct＝m

Cp：張力による補正値（m）

P：測定時の張力（kg）

Po：指定張力

Ct：温度による補正値（m）

α：使用する鋼巻尺の膨張係数

T：測定時の気温（℃）β：使用する鋼巻尺の張力補正係数
To：使用する鋼巻尺固有の標準温度
C1：器差による補正値③ℓ1,ℓ2 の計算（スタート側）ℓ1＝ℓ1 の総合計＝＝（ターン側）ℓ2＝

3×レーン数＝④ℓ2 の総合計＝＝

3×レーン数＝

四隅の角度
測 角 点

角度（ ° ’ ”）

∠Ａ1
∠Ｂ1
∠Ｃ1
∠Ｄ1
⑤プール長（各コースごとのℓ1およびℓ2のそれぞれの最大値に○、最小値に△をつけること。赤色マーク）
測定点①のL＋ℓ1＋ℓ2はターン側にスタート台がある場合は、25.000ｍ～25.010ｍまたは50.000ｍ～50.010ｍとなる。

ン

0

1

2

3

4

なお、タッチ板を付けないターン側スタート台は端壁より突き出さない
測
スタート側
ターン側
定
点

ℓ１

ℓ１−ℓ1

①
②
③
④
最凸部のℓ1＋③のℓ2＋L＝①②③④
最凸部のℓ1＋③のℓ2＋L＝①②③④
最凸部のℓ1＋③のℓ2＋L＝①②③④
最凸部のℓ1＋③のℓ2＋L＝①②③④
最凸部のℓ1＋③のℓ2＋L＝

ℓ2

ℓ2−ℓ2

L＋ℓ1＋ℓ2

レ

測
定
点

ー

ー

レ

ン

5

6

7

8

9

スタート側

ℓ１

ℓ１−ℓ1

ターン側

ℓ2

ℓ2−ℓ2

L＋ℓ1＋ℓ2①②③④
最凸部のℓ1＋③のℓ2＋L＝①②③④
最凸部のℓ1＋③のℓ2＋L＝①②③④
最凸部のℓ1＋③のℓ2＋L＝①②③④
最凸部のℓ1＋③のℓ2＋L＝①②③④
最凸部のℓ1＋③のℓ2＋L＝

−71−
2024

様式 24−５

様式 23-5
年

月

日

請 求 書
殿
東京都新宿区霞ヶ丘町4番2号
JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE
公益財団法人

日本水泳連盟㊞

会 長
次の通りご請求申し上げます。

1. 金

円也

2. プール名：（申請プールの適用、種別に○で囲む）
・適用：プール又は学校プール 新規公認料、再公認料、事前審査料
・種別：25ｍプール、50ｍプール、併用プール、飛込プール、水球プール（関連規則は第13条の通り）

取引銀行

三菱東京ＵＦＪ銀行渋谷支店 （普通）4444039
みずほ銀行渋谷支店（普通）516086

三井住友銀行渋谷支店（普通）0921972（振替貯金）00130-1-5178

−72−
2024

様式 24−６

様式 23-6
年

月

日

領 収 書
殿
東京都新宿区霞ヶ丘町4番2号
JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE
公益財団法人会 長

日本水泳連盟㊞

次の通り領収いたしました。

3. 金

円也

4. プール名：（申請プールの適用、種別に○で囲む）
・適用：プールまたは学校プール 新規公認料、再公認料、事前審査料
・種別：25ｍプール、50ｍプール、併用プール、飛込プール、水球プール（関連規則は第13条の通り)

−73−
2024

様式 24−７

様式 23－７
年

月

日

請 求 書
加盟団体名：（公認測量者）
住所：
氏
名：㊞（公認測量者印のないものは無効です。）
次の通りご請求申し上げます。
ただし、プール名
プール実施測量旅費、公認申請文書作成費として

１．金

円也

・旅費交通費明細

月
経 路

日
発
着

鉄道、車距離(キロ)
日

当

宿 泊 料
鉄道
交通費

自動車
船舶

その他

旅費合計

旅費合計
＊助手に要した費用については別葉とする。
・申請文書作成費明細

項 目

金 額

備 考

文書作成費
郵送費
通信費
雑費
申請文書作成費合計＊各費用関連規則は第14条の通り

−74−
2024

様式 24−８

様式 23－8
年

月

日

領 収 書
加盟団体名：（公認測量者）
住所：
氏
名：㊞（公認測量者印のないものは無効です。）
次の通り領収いたしました。
ただし、プール名
プール実施測量旅費、公認申請文書作成費として

１．金

円也

・旅費交通費明細

月
経

路

日
発
着

鉄道、車距離(キロ)
日

当

宿

泊

料
鉄道

交通費

自動車
船舶

その他

旅費合計

旅費合計
＊助手に要した費用については別葉とする。
・申請文書作成費明細

項

目

金 額

備

考

文書作成費
郵送費
通信費
雑費
申請文書作成費合計＊各費用関連規則は第14条の通り−75−2024