КС133Р

Технічні характеристикиПристрій керування виходамирадіоканальнийдля закритих приміщень

Відстань між пристроєм тазовнiшнiми елементами(довжина кабелю)не більше 3 мМаксимальна кількістьспрацюваньне менше 100Напруга живлення4,5В, 3 елементи типу ААСтрум споживання у:не більше 38 мА- режимі передавання
сповіщення
- черговому режимі- режимi “тривога”не більше 5 мкАне більше 1000 мАСтрок служби елементу
живлення, до 600 передачна добу

153

153“Integrated Technical Vision Ltd.”03035, Україна, м. Київ,вул. Василя Липківського, 1
Тел: +38 (044) 248-65-88

3 роки

Діапазон робочих
частот

868,0 - 868,6 МГцДальність радіозв’язку(на прямій відимості)до 500 мЧас технічноїготовностіне більше 30 сВиходи типу «відкритий
колектор» (LOAD, BV)Інструкція щодо встановлення та експлуатуванняВихід реле (сухі контакти)КС133Р - пристрій керування
виходами радіоканальний із можливістю підключення зовнішньогодатчику.

Діапазон робочихтемператур

Може працювати як в складі
бездротової охоронної системи,так і автономно, в якості приладу
попередження затоплення.

Колір корпусу19Ступінь безпеки другий (2)Масане більше 110 гПризначений для керування сиреною, світлодіодом, електромагнітними та моторизованими клапанами, тощо.

12КС133РОтвори длякріплення модуля

Технічні характеристики

Пристрій керування виходами
радіоканальнийдля закритих приміщень

Відстань між пристроєм тазовнiшнiми елементами(довжина кабелю)не більше 3 мМаксимальна кількість
спрацюваньне менше 100Напруга живлення4,5В, 3 елементи типу ААСтрум споживання у:не більше 38 мА- режимі передавання
сповіщення
- черговому режимі- режимi “тривога”не більше 5 мкАне більше 1000 мАСтрок служби елементу
живлення, до 600 передачна добу

153“Integrated Technical Vision Ltd.”03035, Україна, м. Київ,вул. Василя Липківського, 1
Тел: +38 (044) 248-65-88

Інструкція щодо встановлення та експлуатування3 рокиДіапазон робочих
частот

868,0 - 868,6 МГцДальність радіозв’язку(на прямій відимості)до 500 мЧас технічноїготовностіне більше 30 сВиходи типу «відкритий
колектор» (LOAD, BV)комутація 12 В, 2 АВихід реле (сухі контакти)від - 50 С до + 50 С

КС133Р - пристрій керування
виходами радіоканальний із можливістю підключення зовнішньогодатчику.

від -10 С до +55 СМоже працювати як в складі
бездротової охоронної системи,так і автономно, в якості приладу
попередження затоплення.

Колір корпусу

86,50

27,2586,50

Температура зберігання

Містить інтегрований приймально-передавальний пристрій.
Відповідає вимогамETSI EN 300 220-2.

Габаритні розміри12 В, 200 мАДіапазон робочихтемператур

Призначений для керування сиреною, світлодіодом, електромагнітними та моторизованими клапанами, тощо.

Інформативність.....не менше 14:- Увімкнення;- Первинна реєстрація;- Пристрій зареєстрований;- Незадовільна реєстрація;- Електроживлення в нормі;- Необхідна заміна батареї;- Батарея розряджена;- Радіозв'язок в нормі;- Радіозв'язок задовільний;- Радіозв'язок незадовільний;- Пристрій виявлення розкриття з місця монтування увімкнено;- Розкриття з місця монтуваннявимкнено;- Натискання вбудованої кнопки;- Черговий режим (режим охорони);- Спрацювання зовнiшнього датчикаСтупінь безпеки другий (2)Класс довкілля 2 (другий)білий, сірийГабаритні розміри87 мм х 87 мм х 28 ммМасане більше 110 гЗадня стінка КС133Р

Комплектність поставки- пристрій- інструкция щодо встановленняі експлуатування з паспортом;- елементи живлення - 3шт.
- саморіз - 2 шт.;- дюбель 5 х 25 - 2 шт;- пакування.

Отвори длякріплення модуля+8

1 - Плата пристрою;2 - Антена;3 - Світлодіод відображення режиму роботи4 - Кнопка відкриття / закриття моторизованихклапанів
5 - Підключення зовнішньої кнопкиа відкриття/ закриття моторизованих клапанів
6 - Направляючі та отвори для кріплення платиу корпус.
7 - BV1, BV2 - виходи 1 та 2 для під’єднання
моторизованих клапанів, 12В 0,2А;
8 - Контакти підключення зовнішніх пристроїв:COM - загальний;NO - нормально відкритий контакт релеSEN - зовнішній датчик(датчик затоплення, геркон, тощо)LOAD-,LOAD+ - вихід №1, 12В 0,2А дляпід’єднання зовнішнього пристрою
9 - Тампер, що спрацьовує під час проникненняу сповіщувач.
10 - Елементи живлення у тримачі;11 - Контакти NET - перемикання мережевогочи автономного режиму роботи ;12 - Контакти ВАТ увімкнення елементуживлення;13 - Основа корпусу;Комплектність поставкиМістить інтегрований приймально-передавальний пристрій.
Відповідає вимогамETSI EN 300 220-2.

7+13Задня стінка КС133Р

- пристрій- інструкция щодо встановленняі експлуатування з паспортом;- елементи живлення - 3шт.
- саморіз - 2 шт.;- дюбель 5 х 25 - 2 шт;- пакування.

66білий, сірийГабаритні розміри5+11Класс довкілля 2 (другий)87 мм х 87 мм х 28 мм

41027,2586,50

2386,50від - 50 С до + 50 Свід -10 С до +55 СВигляд пристроюзі знятою передньою кришкою

Габаритні розміри12 В, 200 мАкомутація 12 В, 2 АТемпература зберігання153

Інформативність.....не менше 14:- Увімкнення;- Первинна реєстрація;- Пристрій зареєстрований;- Незадовільна реєстрація;- Електроживлення в нормі;- Необхідна заміна батареї;- Батарея розряджена;- Радіозв'язок в нормі;- Радіозв'язок задовільний;- Радіозв'язок незадовільний;- Пристрій виявлення розкриття з місця монтування увімкнено;- Розкриття з місця монтуваннявимкнено;- Натискання вбудованої кнопки;- Черговий режим (режим охорони);- Спрацювання зовнiшнього датчикаВигляд пристроюзі знятою передньою кришкою12394510+661112137++81 - Плата пристрою;2 - Антена;3 - Світлодіод відображення режиму роботи
4 - Кнопка відкриття / закриття моторизованихклапанів
5 - Підключення зовнішньої кнопкиа відкриття/ закриття моторизованих клапанів
6 - Направляючі та отвори для кріплення платиу корпус.
7 - BV1, BV2 - виходи 1 та 2 для під’єднання
моторизованих клапанів, 12В 0,2А;
8 - Контакти підключення зовнішніх пристроїв:COM - загальний;NO - нормально відкритий контакт релеSEN - зовнішній датчик(датчик затоплення, геркон, тощо)LOAD-,LOAD+ - вихід №1, 12В 0,2А дляпід’єднання зовнішнього пристрою
9 - Тампер, що спрацьовує під час проникненняу сповіщувач.
10 - Елементи живлення у тримачі;11 - Контакти NET - перемикання мережевогочи автономного режиму роботи ;12 - Контакти ВАТ увімкнення елементуживлення;13 - Основа корпусу;Гарантійні зобов’язанняВстановлення пристрою
1. Відкрийте модуль. Для цього відгвинтіть гвинти та зніміть кришку.
2. Виберіть місце для встановлення,розмітьте, просвердліть отвори,встановіть дюбелі. Закріпіть заднюстінку модуля за допомогою
саморізів.
3. Встановіть плату модуля у корпус
4. Під’єднайте зовнішні пристрої довідповідних контактів КС133Р:а) датчик затоплення та клапани
M=M=г) використання вбудованого реле, контактiв COM та NO+ 12.. 24В -5. Для роботи в складі охоронної системивстановіть перемикач NET, та виконайтереєстрацію пристрою
6. Закрийте кришку, загвинтіть гвинти.

Реєстрація пристроюб) сиренаBell+в) підключення зовнішнього силового релеК112В~ 220 В

1. На ППК увійдіть до режиму реєстрації нового сповіщувача (ця процедуравизначається ППК).
2. Увімкніть перемикач на контакти живлення BAT. При цьому відбудетьсяiндикація увімкнення - по 0,5 с зінтервалом 0,2 с по черзі засвічуються“Червоний” і “Зелений” світлодіоди, іпристрій на 30 с переходить дорежиму реєстрації.
3. Якщо пристрій вже було зареєстровано, то після индикації радіообміну
на 1 с засвічується зеленим підтвердження реєстрації та через 1 с відображається стан елементу живленнята радіозв'язку.
4. Якщо сповіщувач не було зареєстровано в ППК, то три коротких зеленихспалахи проінформують про успішну
первинну реєстрацію.
5. При невдалій реєстрації після 10посилок реєстрації (короткі червоніспалахи) на 1 с засвічується “Червоний” світлодіод. Для повторноїреєстрації необхідно зняти перемикач з контактів BAT, витримати вцьому стані декілька хвилин, зробитиспрацювання тамперу і зноввстановити перемикач BAT.
6. Через 1 с після індикації реєстраціїна 0,5 с світлодиодом відображаєтьсястан елементу живлення:“Зелений” - “у нормі”;“Жовтий” - “рекомендована заміна”;“Червоний” - “розряджений”,а через 0,2 с після цього на 0,5 ссвітлодіодом відображається якість
радіозв’язку:“Зелений” - хороший зв’язок;“Жовтий”- задовільний зв’язок;“Червоний” - поганий зв’язок.
7. Післе успішної реєстрації і налаштування режиму роботи виходів пристрій
переходить до чергового режиму.

Налаштування пристрою
Пристрій вводиться до режиму
налаштування (тестування) з ППК.
У режимі тестування після передачі
події (короткочасно засвічується“Червоний” світлодіод) і отримання
підтвердження (короткочаснозасвічується “Зелений” світлодіод)сповіщувач відображає стан елементу
живлення і якість зв’язку.
Вихід з режиму тестування по команді з ППК, абопо таймауту - 10 хв.

1. Перевірка пристроюДля перевірки рекомендується порушити датчик, зачекати декілька секунд івідновити його. Має відбутися обмін із
ППК (короткочасно засвічуються“Червоний” та “Зелений” світлодіоди).
Для перевірки роботи виходів використайтеклавіатурну команду ППК - «керуваннявиходами», а в автономному режимі натисніть кнопку для закриття та відкриттяклапанів.
Увага!!! Затримка спрацювання командиможе бути до 15 секунд (період відправки тестового сигналу пристрою)2. Контроль спрацюваннятампераПри знятті/встановленні кришкиз/на сповіщувач відбувається обмінз радіорозширювачем ППК.
Під час передачі тестових сигналіввідображення не виконується.

1. Відкрийте модуль. Для цього відгвинтіть гвинти та зніміть кришку.
2. Виберіть місце для встановлення,розмітьте, просвердліть отвори,встановіть дюбелі. Закріпіть задню
стінку модуля за допомогою
саморізів.
3. Встановіть плату модуля у корпус
4. Під’єднайте зовнішні пристрої довідповідних контактів КС133Р:а) датчик затоплення та клапаниM=г) використання вбудованого реле, контактiв COM та NO+ 12.. 24В -5. Для роботи в складі охоронної системивстановіть перемикач NET, та виконайтереєстрацію пристрою
6. Закрийте кришку, загвинтіть гвинти.

Реєстрація пристроюб) сиренаBell+в) підключення зовнішнього силового релеК112В~ 220 ВАдреса для висування претензій
щодо якості:“Integrated Technical Vision Ltd.”03035, Україна, м. Київ,вул. Василя Липківського, 1
Тел: +38 (044) 248-65-88

Свідоцтво щодо прийманняПристрій керування виходамирадіоканальний КС133Р,заводський номер
_________________________
відповідає вимогамТУ У 31.6-14357131-021: 2010та визнаний придатним доексплуатування.
Дата виготовлення _________

М.П.
___________________________(підписи осіб, відповідальних за приймання)Дата продажу ___________________________________________(позначка прпродаж)Гарантійні зобов’язанняВстановлення пристроюM=Виробник гарантує відповідністьпристроїв КС133Р технічнимумовам ТУ У 31.6-14357131-021:
2010 за умови дотримання правил зберігання, транспортування та експлуатування, що встановлені вимогами ТУ.
Гарантійний строк експлуатування - 18 місяців від дня продажу
торгівельною організацією. У гарантійний строк експлуатуванняне входить час зберігання наскладі виробника та знаходження в дорозі протягом 6 місяців.
Гарантійний строк зберігання 6 місяців від дня приймання ВТК.

1. На ППК увійдіть до режиму реєстрації нового сповіщувача (ця процедуравизначається ППК).
2. Увімкніть перемикач на контакти живлення BAT. При цьому відбудетьсяiндикація увімкнення - по 0,5 с зінтервалом 0,2 с по черзі засвічуються“Червоний” і “Зелений” світлодіоди, іпристрій на 30 с переходить дорежиму реєстрації.
3. Якщо пристрій вже було зареєстровано, то після индикації радіообміну
на 1 с засвічується зеленим підтвердження реєстрації та через 1 с відображається стан елементу живленнята радіозв'язку.
4. Якщо сповіщувач не було зареєстровано в ППК, то три коротких зеленихспалахи проінформують про успішну
первинну реєстрацію.
5. При невдалій реєстрації після 10посилок реєстрації (короткі червоніспалахи) на 1 с засвічується “Червоний” світлодіод. Для повторної
реєстрації необхідно зняти перемикач з контактів BAT, витримати вцьому стані декілька хвилин, зробитиспрацювання тамперу і зноввстановити перемикач BAT.
6. Через 1 с після індикації реєстрації
на 0,5 с світлодиодом відображається

стан елементу живлення:“Зелений” - “у нормі”;“Жовтий” - “рекомендована заміна”;“Червоний” - “розряджений”,а через 0,2 с після цього на 0,5 ссвітлодіодом відображається якість
радіозв’язку:“Зелений” - хороший зв’язок;“Жовтий”- задовільний зв’язок;“Червоний” - поганий зв’язок.
7. Післе успішної реєстрації і налаштування режиму роботи виходів пристрійпереходить до чергового режиму.

Налаштування пристроюПристрій вводиться до режиму
налаштування (тестування) з ППК.
У режимі тестування після передачіподії (короткочасно засвічується“Червоний” світлодіод) і отримання
підтвердження (короткочаснозасвічується “Зелений” світлодіод)сповіщувач відображає стан елементу
живлення і якість зв’язку.
Вихід з режиму тестування по команді з ППК, абопо таймауту - 10 хв.

1. Перевірка пристроюДля перевірки рекомендується порушити датчик, зачекати декілька секунд івідновити його. Має відбутися обмін із
ППК (короткочасно засвічуються“Червоний” та “Зелений” світлодіоди).
Для перевірки роботи виходів використайте
клавіатурну команду ППК - «керування
виходами», а в автономному режимі натисніть кнопку для закриття та відкриття
клапанів.
Увага!!! Затримка спрацювання команди
може бути до 15 секунд (період відправки тестового сигналу пристрою)2. Контроль спрацювання
тампераПри знятті/встановленні кришкиз/на сповіщувач відбувається обмінз радіорозширювачем ППК.
Під час передачі тестових сигналів
відображення не виконується.

Виробник гарантує відповідність
пристроїв КС133Р технічним
умовам ТУ У 31.6-14357131-021:
2010 за умови дотримання правил зберігання, транспортування та експлуатування, що встановлені вимогами ТУ.
Гарантійний строк експлуатування - 18 місяців від дня продажу
торгівельною організацією. У гарантійний строк експлуатуванняне входить час зберігання наскладі виробника та знаходження в дорозі протягом 6 місяців.
Гарантійний строк зберігання 6 місяців від дня приймання ВТК.
Адреса для висування претензій
щодо якості:“Integrated Technical Vision Ltd.”03035, Україна, м. Київ,вул. Василя Липківського, 1
Тел: +38 (044) 248-65-88

Свідоцтво щодо приймання
Пристрій керування виходами
радіоканальний КС133Р,заводський номер
_________________________
відповідає вимогамТУ У 31.6-14357131-021: 2010та визнаний придатним доексплуатування.
Дата виготовлення _________

М.П.
___________________________(підписи осіб, відповідальних за приймання)Дата продажу ___________________________________________(позначка прпродаж)