価値創造ドライバー

エンジニアリング力
共通データ環境（CDE）を用いた
BIMワークフローの構築

エンジニアリング力

共通データ環境（CDE）を用いたBIMワークフローの構築

施工関連業務ダイダンはBIMを業務フローのプラットフォームと位置づけています。新潟支店建替プロジェクトでは、共通データ環境（CDE）を利用し社内外を問わず複数の関係者が情報を共有することによる業務効率化を進めております。

施工業務においては、総合工程に合わせた建築・設備工事のフェーズ設定を行うことで、工事関係者に対し施工進捗
価 値 創 造 ドライ バー

価 値 創 造 ドライ バー

状況を見える化した施工計画を立案し共有します。着工後は、指摘事項をBIMモデルに記録して品質管理を行う他、360度カメラのウォークスルー画像により進捗を記録します。
また、データベースとしてのBIMの特徴を活かし、資機材発注およびデリバリー管理や、BIMモデル連携墨出しシステ

設計関連業務ム、加工管製作等に活用し、プロジェクトでの業務効率化を図っています。

他、BIMモデルによる承認フローを構築し運用しています。
技術計算連携フェーズ設定機能を利用した施工計画

エン ジニア リ ン グ 力 共 通 デ ー タ 環 境︵ C D E ︶を 用 いた B I M ワ ー クフロ ー の 構 築

エン ジニア リ ン グ 力 共 通 デ ー タ 環 境︵ C D E ︶を 用 いた B I M ワ ー クフロ ー の 構 築設計業務においては、建築モデルを活用した技術計算や、機器選定、積算システムとの連携や各種シミュレーションを行う

各種リスト作成連携

BIMモデル連携による品質管理

360度写真・BIMモデル連携による進捗管理

BIMモデル連携墨出しシステムの活用

資機材発注管理の活用

新潟支店建替プロジェクト
BIMモデル

積算システム連携

43

DAI-DAN REPORT 2023

照度シミュレーション

DAI-DAN REPORT 2023

44

価値創造ドライバー

プレハブ・ユニット加工オフサイト施設の開設
技能工の急速な高齢化と入職者減少による労働力不足、さらに働き方改革による現場業務の削減のため、施工現場での省力化、省人化、生産性の向上が建設業界の最重要課題となっています。この課題解決の一つとして、神奈川

エンジニアリング力

高度な開発技 術
高精度な室圧制御建物用途に最適な室内環境の実現

製 薬 工 場などにデータセンターなどに室 圧 の 安 定 化 へ の 取り組 み

県川崎市幸区に配管加工場オフサイト施設を開設し、協力会社向けに提供を開始しました。
配管加工によるプレハブ化、ユニット化を進め、現場での作業工数の削減、現場作業の平準化と施工品質の向上を

プレハブ・ユニット加工オフサイト施設の開設／高度な開発技術

製薬工場や研究機関などの重要施設では、部屋の気密

気 流シミュレーションやモックアップによる検 証
ダイダンには、データセンターの施工実績が多くありま密性の高い部屋ほど精度の良い室圧制御は困難とされてす。その経験からデータセンターの課題を抽出し、その解部材の加工に必要な設備と機器を常設しており、首都圏のプロジェクトに向けた対応を可能としています。

きました。当社はモックアップによる検証や施工実績を通し決に向け、気流シミュレーションやモックアップによる検証

首都圏に続いて2023年7月、奈良県天理市に関西エリアに対応するオフサイト施設も開設しました。て、高精度の室圧制御に必要なノウハウや知見を蓄積してを行っています。

オフサイト施設には、天井クレーン、エアー配管設備、溶接機、フレアマシン、全自動バンドソー、鋼材加工機等配管
価 値 創 造 ドライ バー

顧客の要望に応えます。

■床吹出風量分布シミュレーション■モックアップによる検証の一例

価 値 創 造 ドライ バー

性と安定した室圧が求められます。しかしながら、従来、気目指します。

〈計画時〉
風量バランス悪いエン ジニア リ ン グ 力 高 度 な 開 発 技 術

エン ジニア リ ン グ 力 プレハ ブ ・ユニット 加 工 オフ サ イ ト 施 設 の 開 設

吹出風量：過大

空調機吹出風速：過大→ 床吹出口から逆流

オフサイト施設パース〈検討〉
風量バランス改善
吹出風量：均一

加工ヤード全景

全自動バンドソー
空調機近傍の吹出口を開度調整→床吹出口からの逆流が無くなった■室圧制御性の改善事例

室圧［Pa］■外気冷房時の外気・還気ミキシング状況（吸込面）

フレアマシン

還気

外気

アングル鋼材加工機

吸込面

空調機

経過時間［min］

設定・システム変更により室圧制御性が向上■モックアップによる検証（外気・還気ミキシング）

室圧［Pa］

測定条件

経過時間［min］

45

DAI-DAN REPORT 2023

モックアップ状況

外気取り入れ角度0°

風量比（外気：還気）

3：1

還気
吹出温度

33.7℃

外気
吹出温度

11.6℃

外気

空調機吸込面温度分布

還気MAX:18.4℃、MIN:17.5℃
最大⊿T:0.9℃

DAI-DAN REPORT 2023

46

価値創造ドライバー

エンジニアリング力

ローコストなクリーンルーム

省エネルギーかつ高精度な湿度制御

感染対策を簡易な工事で実現

快適で省エネルギーな手術室

電 子・精 密 工場のクリーンルームに高精度な湿度制御が可能な気化式加湿器

医 療・介 護 施 設 の 簡 易 感 染 対 策に手 術 室 の 省エネ除 湿に「バ ーチャルダクト・クリーンル ームシステム 」「 W I T W ET 」

データセンター空調で用いられる直接外気冷房システ

空 気 清 浄・陰 圧 化ユニット（ I N Fシリーズ ）高度な開発技術

からっとオペ※セラボヘルスケアサービスの取り扱い製品です

ムをきっかけに加湿エレメント可動型の新たな気化式加湿

昨今のコロナ禍のように新型感染症が流行した際に、一手術室の外気処理に再熱装置を採用していない場合、梅空調システムです。独自の偏風量吹出ユニットにより、従来システム「WIT WET」を開発しました。従来の気化式加湿般の医療機関や介護施設でも感染患者や感染疑い入居者

雨時期などに室内が高湿度となり、医療機器の結露などのの「天井内ダクト＋HEPA吹出方式」と同等で良好な温湿器のデメリットである「湿度制御性の低さ」をクリアし、湿度を一時的に受け入れられる個室が求められます。

トラブルとなるケースがありました。
「からっとオペ」
は冷媒度・清浄度分布をローコストで実現します。

制御性を高めることができました。
また、気化式加湿の特徴「空気清浄・陰圧化ユニット」
は室内の空気清浄化と陰圧の熱回収技術に着目し、冷房時の排熱を再熱に利用する空である冷却効果により省エネルギーと高度な湿度制御が化を同時に行うユニットで、小規模な工事で簡易的な陰圧調システムです。従来の電気ヒータ式に比べ、優れた省エ可能となりました。
データセンター以外にもオフィス、病院、室を構築できます。医療施設だけでなく介護施設にもマッネルギー性と快適な環境を実現しました。

美術館などに適しています。

チするデザインを採用しています。

特徴■システムのイメージ
ダクトレスでクリーンルームを実現する偏風量吹出ユニット

コアンダ効果※により、天井下にダクトが設置されているかのように清浄空気を供給

特徴

特① 加湿エレメントを回転させることで空気の流れを調整し加湿量を調整できる② 加湿量を無段階・高精度で調整できるため、過加湿やハンチングを解消できる③ 加湿不要なシーズンの圧力損失を低減できる特徴① 小規模な工事で「空気清浄化」「陰圧化」を実現② HEPAフィルタにより循環・排気空気を清浄化③ 容易なダクト工事のみで対象室の陰圧化が可能

生産装置

加湿空気
出口

入口

※ コアンダ効果：気流は、物体や壁面に沿って流れやすいという性質

特殊ミキシングユニット

従来型気化式加湿器
加湿エレメント固定

制御性：低い出口露点温度

露点温度[℃DP]

空調機

生産エリア
（作業高さ）
は低風速の気流生産装置を超えて遠くまで清浄空気を供給

特徴① 手術室内で冷房と除湿を両立② マルチエアコンの冷暖フリー技術を活用した省エ
ネ性の高い空調システム③ 部屋単位で完結した空調システムで、改修工事が容易■システムのイメージ■INFシリーズ徴

エン ジニア リ ン グ 力 高 度 な 開 発 技 術

エン ジニア リ ン グ 力 高 度 な 開 発 技 術① 直吹空調方式とほぼ同等の低コストを実現② 優れた温湿度・清浄度分布を実現③ ダクト工事が不要なため、工事期間の短縮が可能④ 空調機の移設が容易なため、レイアウト変更に対応

価 値 創 造 ドライ バー

価 値 創 造 ドライ バー

ISOクラス6〜8程度のクリーンルーム向けのダクトレス

HEPAフィルタ

設定値：9℃DP
入口露点温度乾燥空気

経過時間[s]
偏風量吹出口シングルコイルWIT WET

INF-101［床置型］

加湿空気■吹き出し気流シミュレーション

露点温度[℃DP]

加湿エレメント回転

生産装置

温度

制御性：高い出口露点温度

入口露点温度

経過時間[s]INF-301[床置型] 設置イメージ

47

DAI-DAN REPORT 2023

加湿エレメント：90°
（全開）

湿度60%

除湿
で快適快適さを感じる
温湿度
からっとオペ

22℃

偏風量吹出口

加湿エレメント：45°

従来の空調システム

24℃■WIT WET 加湿エレメント回転状況

加湿エレメント：0°（全閉）

除湿することで快適環境に26℃

設定値：9℃DP

乾燥空気生産装置を超えて気流が到達する

INF-201[窓枠型]

ダブルコイル40%

従来の空調システム

冷房

電気ヒーターで 再熱

からっと
オペ

冷房

冷房の排熱で 再熱

冷房時の排熱を利用

温度
相対湿度

熱回収で省エネ

大幅にエネルギーを削減

DAI-DAN REPORT 2023

48