価値創造ドライバー

現場力

施工事例①

施工事例① 事務所

「知識」
「 経験」
「 行動力」でお客さまの期待を超える

現場力

私たちが手がける建築設備に同じものはふたつとなく、建物、利用用途、顧客ニーズにより柔軟な発想と適応力が要求されます。総合設備工事業者としての長い歴史の中で培った「知敷地内に、オフィス棟、物流施設棟、住宅棟の３棟が計画された複合施設で、2023年3月に竣工しました。
当社は、オフィス棟の空調設備を施工しており、ここでは、熱源設備と事務所の空調設備概要について紹介します。ていく。
これがダイダンの現場力です。

■建物概要
施工事例①

所在地

東京都

台東区

用

途

テナント事務所ビル

規模

延べ面積…29,821㎡
地上13階、塔屋1階

構

造

S造（一部SRC造） 免震構造

竣

工

2023年3月

施工事例②

空冷ヒートポンプモジュールチラー
180kW(60HP)×13台
熱源設備

総合病院

トヨタ記念病院
空調設備

51

冷温水ポンプ
845l/min×3台
423l/min×2台〈事務所〉
外気潜熱処理空調機×31台
高顕熱型PACエアコン112系統×528台

本工事では、熱負荷処理の方法として、外気および潜施工事例③

熱処理をAHU（エアハンドリングユニット）が受け持ち、内部発熱、外皮負荷などの顕熱処理をPAC（パッケージ研究施設エアコン）にて処理しています。
A H Uは冷 温 水 流 量 制 御 、C O ₂ 濃 度および 環 境センサーによるVAVおよびINV風量制御を行っています。
PACは、冷媒温度を通常より上げる高顕熱運転をす

52ることにより、圧縮機の動力負荷を削減して、省エネルギーに寄与しています。

設計提案力・施工技術力の向上

DAI-DAN REPORT 2023

本工事は、全体竣工を2023年3月としていますが、オフィス棟は竣工４ヵ月前に仮使用により、テナント運用が開始されました。
着工後、コロナ禍によって打合せ等、人数制限により、リモート会議を中心に進めることとなり、また、工事後半には、世界情勢からなる半導体不足により、資機材の納入時期の見通しが立たないなど、厳しい工事工程

50
■設備概要

ニプロ株式会社
本社ビル

お客さまの声

現 場 力 施工事例①

現場力事務所

蔵前JPテラス
JPライオンビルディング

49

価 値 創 造 ドライ バー

価 値 創 造 ドライ バー

識」「経験」「 行動力」、それらに裏付けられた設計提案力、施工技術力でお客さまの期待を超え

蔵前JPテラス
JPライオンビルディング

また、ペリメーターゾーンには、フレアフロー（多風向53吹出口）を採用し、ブラインドを揺らすことの無い、快適なペリメーター空間を実現しています。となりましたが、皆さま方の創意工夫により、滞りなく仮使用することができ、また、全体竣工を迎えて無事に事業主へ引渡しを行うことができました。
皆さま方の多大なるご協力に対し、この場をお借りして御礼申し上げます。
日本郵政株式会社施設部

グループリーダー 瀧澤 高行 様

担当者の声
本工事では、テナントビルでありながら、計画途中で１事業者による１棟借りとなり、間仕切り工事も含んでの施工となりました。
テナント間仕切り対応しながら、A工事の変更も加味して施工図作成に苦戦の毎日でしたが、施主さま、設計事務所さま、CG担当者さま、参画された協力業者さまのご 協 力 で 無 事に無 事 故で竣工できました。心より深く感謝いたします。
東京本社技術第二部
グランドプロジェクトマスター

新倉裕

DAI-DAN REPORT 2023

50

価値創造ドライバー
施工事例② 総合病院

施工事例③ 研究施設

トヨタ記念病院

ニプロ株式会社 本社ビル

トヨタ自動車株式会社様は、新たな総合病院「トヨタ記念病院（以下、TMH）」を2023年5月に開院されました。
TMHは『利用されるすべての方々から信頼される「町いちばん」の病院』をコンセプトに トップレベルの医療を提供する高度急性期病院 、 超高齢社会を支える病院 、「トヨタで良かった」と安心できる病院 に取り組む拠点です。
当社は、電気設備工事を施工しました。

総合医療メーカーの二プロ株式会社様は、2023年2月に摂津市の健都イノベーションパークへ本社を移転し、吹田市、摂津市をはじめ、国立循環器病研究センターを中心とした産学官民連携による、医療技術のオープンイノベーションの実現を図る施設として開所されました。
当 社は、鹿 島 建 設 株 式 会 社 様 のもとで空 調 設 備 工 事を施工しました。

■建物概要

お客さまの声愛知県豊田市平和町１-１

用途

病院

模

延床面積…73,588.35㎡
地上9階 地下1階 PH2階
病床 700床ました。

御対応いただき完成することができました。大変感謝

規構造

S造（一部RC造）免震造

竣

工

2022年11月

トヨタ記念病院は、地域の皆さまに質の高い医療を提 供し、町 いちば ん の 病 院を目指し生まれ変わり
病院施設の建設にあたり、計画内容の変更や工程変更等さまざまな問題が発生する中、迅速かつ柔軟に引込方式

特別高圧77kV
本線・予備線2回線受電

受 変 電設
備屋内キュービクル式
特高変電設備 1カ所
高圧変電設備 4カ所

非 常 用発電設備

3φ3W 6.6kV 2,500kVA 2台
地下燃料タンク(軽油) 80,000L 2基

そ の 他
設
備

幹線、動力、電灯コンセント、直流電源装置、無停電電源装置、中央監視、照明制御、ナースコール、防災設備（自火報、放送、誘導灯、非常照明他）

この後も敷地内の改修計画が２年以上続きます。プ
トヨタ自動車株式会社
プラント・環境技術部 建築計画室

櫻田 康一 様地域医療として機能する病院となっています。
また、グレア抑 制 、適 切 な 照 度 、色 温 度 設 定 ( 調 光 調

摂津市

用

途

事務所、集会場、研究施設

規模

空冷モジュールチラー
熱源設備 （循環ポンプ内蔵型）
150kW(50HP)×6台

延床面積 21,596㎡
地上7階、塔屋1階

構

造

S造

竣

工

2023年1月

空調設備

ターミナル型外機処理空調機×16台
ビル用マルチエアコン 69系統×487台

本建物の空調設備は、1〜3階の共用部およびレンタルラボエリア用にモジュールチラーを熱源とする冷温水配管方式を、その他のエリアについてはビル用マルチエアコン方式を採用しています。
熱源機器廻りはモジュールチラー台数制御とバイパス二方弁の差圧制御を用い、空調機廻りは冷房時に給気温度制御、暖房時に露点温度制御を行っています。厨房系統については、インバータの風量切替制御により厨房未使用時の省エネ運能としています。

担当者の声
当現場は約2年半に及ぶ工期の中、コロナ禍におけ自動制御設備については、省エネ支援として月間エネルギー予測機能の他、設定された値が上下限値を逸脱している場合は、強制的に上下限値内に変更する機能が搭載されています。

る作業環境の配慮や半導体不足による資機材の調達の苦労などがありましたが、タブレットやアプリを使用

担当者の声

した情報の共有化や作業の効率化により、無事竣工を迎えることができました。
お客さまをはじめ、工事にめて感謝を申し上げます。

当現場は短工期の上に変更事項も多く、さらに次亜塩素酸水を使用したダクト噴霧システムの追加工事が発生したため、工程管理が難しく、資機材および人員確保に大変苦労しました。
このような状況の中、無事故無災害で竣工を迎えることができましたのも工事に携わっていただいたすべての方々の努力の賜物と存じます。
心から深く感謝申し上げます。

発電機、幹線の二重化がされており、また外構やエントランスホールでのトリアージ計画などにより災害時にも大阪府転が可能になっています。
ビル用マルチエアコンについては、冷暖同時使用タイプとなっており、フレキシブルな運用を可携わっていただいた方々に改本工事は特高2回線受電、フルデマンドバックアップ

所在地しております。ありがとうございました。
ロジェクト完了まで今後もよろしくお願いいたします。

■設備概要

■設備概要

現 場 力 施工事例③

現 場 力 施工事例②

所在地

施工事例②③

価 値 創 造 ドライ バー

価 値 創 造 ドライ バー

■建物概要

現場力

名古屋支社 技術第一部技術第二課
プロジェクトマスター

平野 正樹

大阪本社 技術第三部
グランドプロジェクトマスター

上野 正敏色)、など用途に応じた照明の採用により来院者および医療従事者のための快適性を確保しています。

51

DAI-DAN REPORT 2023

DAI-DAN REPORT 2023

52価値創造ドライバー

現場力

設計提案力・施工技術力の向上

設 計提 案 力・施工技 術力の向上
現場から生み出される新しい価値の共有と活用

価 値 創 造 ドライ バー「知恵と工夫」を全社に広げる事例発表会を開催

Technical Reports（テクニカル・レポート）「 第 1 5 回 事 例 発 表 会 」を2 0 2 2 年 1 1月に開 催しましテクニカル・レポートは、設計および施工事例を中心に、た。事例発表会は、社員が日常業務で取り組んだ「知恵当社の技術の蓄積と水平展開によるレベルアップを目的と工 夫 」の 成 果 を 、海 外 を 含 む 全 社 で 募 集し、審 査 をとして発行しています。

通った優秀な事例を全社に展開するものです。

最新号では、事例発表会で上位受賞した取り組み、「医現 場 力 設 計 提 案 力 ・ 施 工 技 術 力の向 上

今回は社長賞１件、技術本部長賞2件、優秀賞3件の計

療施設関連」
・「産業施設関連」の施工事例、その他特徴あ6 件 が 選 定されＴＶ会 議システムで関 係 事 業 所に中 継る竣工物件の計24件のレポートを掲載しました。今回かしました。また、発 表 会 時 のプレゼンテーションの 内 容らは製本での発行は止め、社内ポータルからの閲覧方式

は、社内ポータルを利用したビデオオンデマンドによっとしました。環境に配慮するとともに情報セキュリティにもて、業務の合間にも視聴、学習できるようにしました。

優れ、紙面の拡大が容易なことから細かな図面の理解に優れた成果を共有し、誰もが利用できるようにするこも役立っています。とで、社 員 のレベ ルアップ 、さらにはダイダンの 技 術 、安全、品質の向上に役立てています。

従来の創意工夫・工法の改善・コストダウンに向けた取り組みのほか、高度設備技術を駆使し、保守管理も考慮した上で設備を提供している事例もありました。新たな技術や施工効率化に向けての 報 告も加わり、幅広い内容で全技術者に情報提供しています。

表彰者集合写真

社長賞受賞者の声
この度、第15回事例発表会技術表彰において、全国から寄せられた多くの創意工夫・改善提案の中から社長賞を受賞できたことを誠に光栄に思い感謝申し上げます。
本事例は、業界に押し寄せている大きな潮流である、技術力の継承、若手人材不足、そして就労時間の短縮等の問題を解決するため、デジタル技術を使い、二つのアプリケーションソフトの融合を試みた事例です。
具体的には、AR技術を用いてBIMの３Dデータを仮想空間としてiPadに映し出し、現場でリアルタイムに動きながら品質管理の記録を行うものです。
メタバースを活用することにより施工に関する情報や進捗状況を瞬時に共有し、効果的な意思決定を行うことが可能になり、従来の手作業による施工管理に比べて人的ミスを減らし、効率化を実現しました。
最後に、デジタル技術の進化は日進月歩であり、本事例も我々の目標の到達点では無く、通過点と考え、これからも業界の課題に挑戦し続けていく所存であります。

53

DAI-DAN REPORT 2023

東日本事業部現場サポート部
担当部長代理大澄 武司