PC1cn-0411

趋时外观、智慧功能
GP-148 使用方便，易于读取，即便断电亦可以放心使用。单个单元支持多种应用和检测点， 以满足用户在广泛的可燃气体场景中的需求。

可燃气体检测警报系统

型号 ：GP-148■ 易于读取 ：检测状态一目了然■ 使用方便 ：操作简单明了■ 即使断电，也能安心无忧 ：断电期间，内置 UPS 可实现至少三天的气体泄露持续检测。
即使遇到紧急情况，也能高枕无忧。

■ 可联合气体检测仪和火焰检测仪进行检测。
■ 用户可选择多达 12 个检测点。

■ 具有两个触点。 可组合使用旋转灯和蜂鸣器。

■ 适用于 LPG、CNG 和 H2 加气站的可燃气体泄漏检测易于读取和使用， 即便断电也无需担心
01 易于读取 ：检测状态一目了然

正常

双色光柱仪表显示可从远处查看检测状态。

光柱仪表显示绿色气体警报 红色02 易于使用 ：操作简单明了

使用 CHECK MODE 按钮，将所有指示器单元切换至维护模式。
维护模式操作同样简单明了。

▶ 维护程序按住
CHECK MODE按钮可切换至维护模式。

CHECKMODE将中央选择器开关移至所需通道。
警报测试 ：
零校正 ：OFF ON

CH1 OFF CH2OFFONALARMTEST

按 RETURN ，确认已触发警报。

按ZERO，自动启动。显示 [PASS] 时，校正成功。

（检测仪暴露在新鲜空气中时进行校正。
）

气体检测感度校正 ：按

SPAN

使用

，并暴露在校准气体中。
和然后按 ENTER 。
警报点检查 ：

M

按住CHECK MODE按钮可返回测量模式。

按钮，调整到实际气体浓度，

显示 [PASS] 时，校正成功。

按ALARM
POINT显示。

a 即使断电， 也能安心无忧 ：断电期间， 内置 UPS 可实现至少三天的气体泄露持续检测。
03

本产品提供内置 UPS（不间断电源系统）电池。
因而，即使断电也能检测气体泄漏。

即使遇到紧急情况， 也能高枕无忧。

不间断时间（参考值）配备六台扩散式检测仪（LPG ：0 - 100% LEL）：连续测量约 330 分钟设置为间断性测量 *1 时，气体泄漏检测可持续约 3.4 天 *2。

*1 ：间断性测量设置仅适用于 0 - 100% LEL。
*2 ：充满电，25°C 的情况下，无警报操作，间断性测量设置（打开 15 秒 / 关闭 90 分钟），电压输出无负载

通过 UPS 供电时，每台检测仪可单独启用检测操作。这样可以在断电期间对关键区域进行高效检测。
示例不带备用耗电设备带备用

制造设备（重要区域）

单个单元支持多种应用和检测点。
01 可联合气体检测仪和火焰检测仪进行检测。

火焰检测仪显示屏（示例）可同时连接火焰检测仪和气体检测仪。
单个单元可用于氢气站等设施的组合检测， 同时安装可燃气体检测仪和火焰检测仪，从而降低费用。

02扩散式气体检测仪
GD-A80用户可选择多达12个检测点。

泵吸式气体检测仪
GD-D58火焰检测仪
40/40 系列
（由 Emerson 生产）* 火焰检测仪仅在日本销售。

正常状态报警连接箱可轻松扩展指示器单元，用于配置 2 至 12 个点。

GP-148（4 点式）

03指示器单元

GP-148（12 点式）

具有两个触点。

可组合使用旋转灯和蜂鸣器。

每个指示器单元输出两个警报触点。警报状态下可同时操作旋转灯和蜂鸣器，无需添加外部继电器。
指示器单元接线板布局图

⑩⑨⑧⑦⑥⑤④③②①EX-CONTACT

ALARM单个警报触点 2（气体警报（标准）或故障警报（选装））单个警报触点 1（气体警报）

DETECTOR旋转灯− PUMP
POWER+ DC-OUT* 接触容量 ：每个 250V，AC，2A（一段报警）蜂鸣器

04 适用于 LPG、CNG 和 H 加气站的
2可燃气体泄漏检测。

本产品可用于检测 LPG 加气站、CNG 加气站，氢气站和其他
工厂通常使用的可燃气体的泄漏。

检测目标气体名称
Isobutane
LPG
Town gas
Methane
LNG
CNG
Town gas
Methane
LNG
CNG
HydrogenHydrogen
PropaneTolueneAcetylene
Gasoline

GP-148 目标气体列表显示文本检测范围

单位

1位数

100%LEL1100%LEL

112500（显示为1250）

ppm

100

H2100%LEL

1H22000

ppm

10C3H8100%LEL

1C7H8100%LEL

1C2H2100%LEL

1GASOLINE

100%LEL

1i-C4H10
LPG
13A
CH4LNG
CNG
13A
CH4LNG
CNG* 如需了解其他气体类型和测量范围的信息，请联系 RIKEN KEIKI。

规

格型号检测目标气体兼容检测仪显示气体警报模式 / 指示故障警报模式 / 指示外部输出警报延迟
指示 / 警报单元
输入功率
避雷
UPS*3
安装工作温度范围
使用湿度范围
外形尺寸 / 重量（包括 UPS）

GP-148

可燃气体、烃火焰、非烃火焰扩散式气体检测仪（GD-A80）、泵吸式气体检测仪（GD-D58）、火焰检测仪（40/40 系列） *1
字符 LCD（红 / 绿双色光柱仪表显示）、灯、电池电量表（五个 LED 灯）
自我保持动作或自动复位基座单元 ：红色灯亮起指示器单元 ：红色灯闪烁或亮起（复位后）蜂鸣器连续鸣响或蜂鸣器连续鸣响 + 语音消息（可选）自动复位指示器单元 ：橙色灯亮起，显示故障详细信息（错误代码）
蜂鸣器间断鸣响 + 蜂鸣器间断鸣响 + 语音消息（可选）一般警报触点输出 ：无电压 1c 触点（触点容量 ：250 V，AC，2 A）
一般警报电压输出 ：电压输出 0 - 6 - 12 V，DC（10mA 或更低）一般
外部蜂鸣器触点输出 ：无电压 1a 或 1b 触点（触点容量 ：250 V，AC，1 A）
外部蜂鸣器电源输出 ：24 V，DC，10 mA 或更低单个单个报警触点 *2 ：无电压两个触点（触点容量 ：250 V，AC，2 A），a 或 b 触点

2 秒或最多 60 秒（1 秒增量）每个单元 2 个点

100-120 V，AC 或 200-240 V，AC，（50/60 Hz）
避雷涌保护电路

铅蓄电池，12 V，2.3 Ah×2

壁挂式或机架式安装-10 - +50 ℃（无突然波动）

10 - 90 %RH（无冷凝）2 点式 ：约 305 mm（宽）× 290 mm（高）× 73 mm（厚），约 3.8 kg
4 点式 ：约 395 mm（宽）× 290 mm（高）× 73 mm（厚），约 4.9 kg
6 点式 ：约 485 mm（宽）× 290 mm（高）× 73 mm（厚），约 5.9 kg
8 点式 ：约 575 mm（宽）× 290 mm（高）× 73 mm（厚），约 6.4 kg，约 7.1 kg
10 点式 ：约 665 mm（宽）× 290 mm（高）× 73 mm（厚）
12 点式 ：约 755 mm（宽）× 290 mm（高）× 73 mm（厚），约 7.9 kg

最长 300 m，使用 CVV（0.75 mm2）电缆
电缆长度（指示 / 警报单元 - 检测仪） 最长 500 m，使用 CVV（1.25 mm2，2.0 mm2）电缆

外观颜色

下挡盖 ：浅灰色（Munsell N7.2）
其他部件 ：黑色

*1 ：火焰检测仪仅在日本销售。
*2 ：可选择气体警报触点 + 气体警报触点或气体警报触点 + 故障警报触点*3 ：选择配备 UPS 的型号时外观图纸配件• 机架安装固定装置（仅限机架安装型号）

GP-148（4 点式）
基础单元

指示器单元（2点式）

可选附件• 保险丝 ×2（5A，Ø5×20m）

Ø7安装孔（箱背面）

RIKEN KEIKI Co., Ltd.
总公司HP

Distributed by:邮政编码 174-8744 东京都板桥区小豆泽 2-7-6
TEL 81-3-3966-1111  FAX 81-3-3558-0043
https://www.rikenkeiki.co.jp/english

理研计器商贸（上海）有限公司 HEAD OFFICE上海市虹口区飞虹路 118 号瑞虹企业天地 1 号楼 1803 室
TEL 021-6575-6900※本产品目录的内容有可能因
性能改良而进行更改，恕不另行通知。

PC1cn-0411-240400