© Integrated Technical Vision Ltd.

http://www.itv.com.uaПрибор приемно-контрольныйбеспроводный

МАКС4064Р IIРуководство по монтажуИНТЕГРЕЙТЕД ТЕКНИКАЛ ВИЖН ЛТД1

© Integrated Technical Vision Ltd.

http://www.itv.com.uaСодержаниеСодержание ................................................................................................................... 2
1. Введение........................................................................................................................ 3
2. Меры безопасности при монтаже.......................................................................................... 3
3. Монтаж ППК ............................................................................................................... 3
3.1. Подготовка к монтажу....................................................................................... 3
3.2. Установка базового блока ................................................................................ 4
3.3. Монтаж клавиатур ............................................................................................ 5
3.4. Устройство прибора ......................................................................................... 63.5. Шлейфы сигнализации ..................................................................................... 73.6. Выходы .............................................................................................................. 73.7. Клавиатура ........................................................................................................ 83.8. Источник питания ............................................................................................. 83.9. Встроенная аккумуляторная батарея .............................................................. 83.10. Питание извещателей .................................................................................... 83.11. Внешние устройства и датчики. ..................................................................... 83.12. GSM-антенна .................................................................................................. 94. Условия работы прибора .......................................................................................... 95. Дополнительная информация .................................................................................. 9Степень безопасности – вторая (2).
Класс окружающей среды 2 (второй).

2

© Integrated Technical Vision Ltd.

http://www.itv.com.ua

1. ВведениеНастоящее руководство по монтажу описывает порядок монтажа приборов
приемно-контрольных охранно-пожарных МАКС4064Р II. Перед монтажом следуетвнимательно изучить настоящее руководство.
Техническая поддержка для всей продукции ООО «ИНТЕГРЕЙТЕД ТЕКНИКАЛВИЖН ЛТД» обеспечивается в рабочее время по телефону: +38 (044) 248 65 88.
Техническая поддержка также обеспечивается по адресу электронной почты:support@itvsystems.com.ua

2. Меры безопасности при монтажеПри монтаже прибора обслуживающему персоналу необходимо руководствоваться"Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей" и"Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановокпотребителей".
Установку, монтаж и подключение прибора необходимо производить привыключенном напряжении электропитания.
Работы по установке, снятию и ремонту прибора должны проводитьсяработниками, имеющими квалификационную группу по технике безопасности нениже III.
При выполнении работ следует соблюдать правила пожарной безопасности.

3. Монтаж ППК
3.1. Подготовка к монтажуВскройте упаковку и извлеките из нее прибор.
Для снятия крышки и установки корпуса использовать отвертки типоразмераДля электрических присоединений – РН1.

Рис.1. Внешний вид прибора в корпусе
3РН2.

© Integrated Technical Vision Ltd.

http://www.itv.com.ua

3.2. Установка базового блока
Используя заднюю крышку как трафарет, отметьте на поверхности отверстия длясверления.
Перед монтажом аккуратно снимите плату - на обратной сторонеплаты прибора размещен датчик отрыва от стены.
Верхняя крышка прибора содержит плату индикации и интегрированное приемопередающее устройство.
Если прибор закрепляется на металлическую поверхность, возможен неуверенный
прием и передача сигнала по GSM и ISM.

Рис.2. Габаритные размеры прибораРис.3. Разметка крепежных отверстий4© Integrated Technical Vision Ltd.

http://www.itv.com.uaТребования к установке:1. Не устанавливать прибор в металлический бокс2. Не устанавливать прибор на металлические поверхности
3. Силовые и другие кабеля не должны проходить менее чем в 0,3 м откорпуса прибора4. Подводка монтажных кабелей к базовому блоку прибора должна идтиснизу – см. Рис. 4.

Рис.4. Установка базового блока.
Внимание!!! Не разрешается устанавливать
расстоянии менее чем 0,20 м от базового блока.

беспроводныедатчики

наВнимание!!! Не разрешается устанавливать беспроводную клавиатуру нарасстоянии менее чем 0,5 м от базового блока.
Внимание!!! Не допускается использование прибора с неподключенной верхней
крышкой

3.3. Монтаж клавиатур
Прибор поддерживает беспроводные светодиодные клавиатуры М4064КР.
Установите элементы питания в беспроводную клавиатуру и выполните еёрегистрацию (см. Руководство по программированию). Выберите место установки,убедившись, что связь с ППК в данном месте в норме. Выполните разметку,согласно указанных на рисунке 5 размерах, просверлите отверстия для крепленияи закрепите корпус на поверхности.

5© Integrated Technical Vision Ltd.

http://www.itv.com.ua

Рис.5. Разметка крепежных отверстий для клавиатуры М4064КР

3.4. Устройство прибора

Рис. 6. Внешний вид платы прибора6© Integrated Technical Vision Ltd.

http://www.itv.com.uaОбозначения на схеме:
E+
GND
LED
PRG
Serv. conn
SQ
USB
SIM1
SIM2
Trouble
Net
Z1
Z2
Z3
Z4
COM NO
BL+AUXподключение источника питания +12ВОбщий провод прибора (земля)подключение внешнего светодиода (5 мА @ 4В)перемычка для входа в режим программированияПеремычка для входа в режим смены микропрограммы
Индикатор уровня сигнала GSM
для подключения прибора к компьютеру
Держатель SIM-карты 1Держатель SIM-карты 2Светодиод «Неисправность»Индикатор работы GSM-модема
Зона 1Зона 2Зона 3Зона 4клеммы выхода релеклеммы подключения сирены (200 мА @ 12В)выход питания извещателей (100 мА @ 12В)

3.5. Шлейфы сигнализации
Прибор имеет четыре проводных зоны на базовом блоке и расширяется до 99 зонс помощью беспроводных датчиков.
Примеры подключения проводных зон (см. на рис. 6):
Цепь, подключенная к Z1 - подключение нагрузочного резистора к шлейфу сизвещателями с нормально разомкнутыми контактами, с одним оконечным
сопротивлением R2 (2 кОм 0,5 Вт)Цепь, подключенная к Z2 - подключение нагрузочного резистора к шлейфу сизвещателями с нормально замкнутыми контактами, с одним оконечным
сопротивлением R3 (2 кОм 0,5 Вт).
Цепь, подключенная к Z4 - подключение нагрузочного резистора к шлейфу сизвещателями с нормально замкнутыми контактами, с двумя оконечными
сопротивлениями R4 и R5 (2 и 4,7 кОм 0,5 Вт).

Максимальное сопротивление проводного шлейфа, без учетасопротивления выносного элемента, должно быть не более 500 Ом.
Беспроводные шлейфы сигнализации прибора МАК4064Р II служат дляподключения к ним беспроводных датчиков и отображения их состояний – норма,тревога, вскрытие датчика, неисправность связи с датчиком, разряд батареидатчика.
После выхода из режима программирования или перезапуска приборавсе зоны считаются нарушенными до восстановления связи сбеспроводными датчиками. Время восстановления – 2 минуты(тестовый период).

3.6. ВыходыПрибор имеет три встроенных выхода:Выход 1 – LED (светодиод) (10 мА @ 4В)Выход 2 – Сирена, (200 мА @ 12В)Выход 3 – Реле.

А так же может управлять выходами, расположенными на беспроводных
устройствах КС131РС, КС133Р.
Внимание!!! Задержка включения беспроводного выхода можетсоставлять до 2 минут (тестовый период беспроводногоустройства) в дежурном режиме.
7© Integrated Technical Vision Ltd.

http://www.itv.com.ua

3.7. КлавиатураСовместно с прибором используется беспроводные светодиодные клавиатурыМ4064КР. К прибору можно подключить до 16 клавиатур, размещаемых нарасстоянии до 500м (в зависимости от радио обстановки на объекте).

3.8. Источник питания
Прибор может быть подключен к источнику 12В и током не менее 0.5 А.
Источник питания 12В, идущий в комплекте, можно заменить на другой источник срезервной аккумуляторной батареей.

Внимание!!! При подключении источника 12В избегайте переполюсовки.

3.9. Встроенная аккумуляторная батарея
Прибор в своем составе имеет встроенные LiPo АКБ суммарной емкостью 5200
мАч, что обеспечивает его работоспособность до 54 часов в беспроводном режимепри отсутствии основного источника питания.
Батареи могут быть смонтированы на базовой плате, либо размещаться вотельном отсеке – в таком случае следует подключить разъем АКБ к разъему наплате прибора.
Внимание!!! Избегайте неправильного подключения разъема АКБ к разъему наплате прибора, что может привести к выходу из строя контроллера зарядаАКБ.
Внимание!!! Модем ППК может работать некорректно, если АКБ не подключена.

3.10. Питание извещателейВыход источника питания (контакты AUX, GND) предназначен для подачи
напряжения питания +12 В на извещатели и другие устройства (см. рис. 6).
Максимальный суммарный ток потребления нагрузки, подключенной к выходу AUX
не должен превышать 100 мА.

3.11. Внешние устройства и датчики.
Для расширения функциональных возможностей ППК к нему могут быть порадиоинтерфейсу подключены такие модули и датчики:







беспроводные клавиатуры М4064РКдо 16 шт.
KC101Р: Беспроводные датчики движения (PIR)
KC121Р: Беспроводные датчики разбития стекла (BG)
KC131РВ: Беспроводные дверные/оконные магнитоконтактыKC131РС: Универсальные беспроводные магнитоконтакты с возможностьюподключения выносного СМК (геркона) и светодиода для подтвержденияпостановки под охрану
КС133Р: Устройство управления реле.
КС141Р: Совмещенные беспроводные датчики разбития стекла и движения
КС181Р: Датчик протечки водыМШР+ радиоретрансляторы, устанавливаемые в розетку 220В, длярасширения радиуса действия системыдо 3 шт8© Integrated Technical Vision Ltd.

http://www.itv.com.ua

3.12. GSM-антеннаПрикрутите антенну к ответной части разъема. Тип разъема – SMA. При установкеантенны с кабелем не допускайте перегибов кабеля малым радиусом воизбежание повреждения кабеля.

4. Условия работы прибора
4.1. Электропитание:– Питание прибора осуществляется от:а) внешнего источника постоянного тока в диапазоне напряжений +8… +15В– Потребляемый ток от источника питания:а) напряжением 12 В, не более 0,5А.

– Прибор имеет дополнительный (обозначен как AUX на разъеме платыприбора) выход для питания извещателей (датчиков) и других приборов.
а) Максимальный ток нагрузки выхода составляет 0,1А принапряжении + 12 31,2 В.
б)выходAUXзащищеноткороткогозамыканиясамовосстанавливающимся предохранителем.
– Потребляемый ток от источника питания напряжением 12 В, без учета
потребления извещателей, не более 0,5 А.
4.2. Прибор может работать непрерывно и круглосуточно. Время готовности к работе –150 секунд.
4.3. Диапазон рабочих температур окружающей среды – от -10 до +55 °С.
Прибор обеспечивает работоспособность при относительной влажности до 75 %при температуре 30 °С без конденсации влаги.

Степень безопасности – вторая (2).
Класс окружающей среды 2 (второй).
Габаритные размеры прибора (в мм):– базовый блок — 98,6х156,8х42;– клавиатура — 119,5x105x36.
4.5. Масса прибора (в кг) — 0,32.
4.4.

5. Дополнительная информация
5.1. Упаковка ППКПриборы упакованы в индивидуальную тару.
Упаковка приборов обеспечивает невозможность доступа к ним без необратимого
повреждения тары.
Упакованные в индивидуальную тару приборы упакованы в транспортную тару.
В каждый картонный или деревянный ящик вложен упаковочный лист.
На ящиках с приборами нанесены надписи в соответствии с разделом 5.2. Надписинапечатаны типографским методом или нанесены стойкой краской.
В транспортную тару вложен упаковочный лист, который содержит:– количество упакованных приборов;– название и условное обозначение приборов;– фамилию упаковщика и дату изготовления.
5.2. Маркировка прибораНа прибор нанесена маркировка, содержащая:– название предприятия-изготовителя;– название, условное обозначение и вариант исполнения прибора;– заводской номер прибора;– год и месяц изготовления;9© Integrated Technical Vision Ltd.

http://www.itv.com.ua–––вид и номинальное напряжение электропитания;обозначение соединителей;"Знак соответствия" — при наличии зарегистрированного сертификатасоответствия.
На индивидуальной таре наклеена этикетка, содержащая:– товарный знак производителя;– название и условное обозначение прибора;– масса прибора;– дата изготовления.
На транспортной таре нанесена маркировка, содержащая:– наименование, адрес и товарный знак предприятия-изготовителя;– название и условное обозначение прибора;–обозначение ТУ;–наименование страны-производителя;–количество изделий в упаковке;–дата изготовления;–штамп ОТК;–Знак соответствия — при наличии зарегистрированного сертификатасоответствия;– манипуляционные знаки 1, 3, 5, 11, 19 по ГОСТ 14192.
5.3 Техническое обслуживание и ремонт прибораГарантийное и послегарантийное обслуживание приборов приемно-контрольных
охранных и охранно-пожарных типа МАКС4064Р II выполняется лицами илиорганизациями, получившими на это полномочия от производителя.
5.4. Сведения об утилизации
Прибор не представляет опасность для жизни и здоровья людей и окружающей
среды, после окончания срока службы его утилизация производится без принятияспециальных мер защиты окружающей среды.
5.5. Хранение
– Хранение ППК в части воздействия климатических факторов в условиях 1 ГОСТ15150 при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других активныхпримесей. Температура хранения от +5 до +40 °С при относительной влажностивоздуха не выше 80 % при температуре+25°С.
– Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования, при хранении наскладах ящики с ППК не должны подвергаться резким ударам. Способ укладки икрепление ящиков на транспортирующее средство должен исключать ихперемещение.
– Хранить ППК в упаковке предприятия-изготовителя.
5.6. Транспортирование– Транспортирование ППК производить в упаковке предприятия-изготовителя.
Упакованные приборы допускается транспортировать в условиях 5 ГОСТ 15150 вдиапазоне температур от -50 до +50°С при относительной влажности воздуха невыше 95%, при температуре 35°С, при защите от прямого действия атмосферных
осадков и механических повреждений.
– Упакованные в индивидуальную и/или транспортную тару приборы могуттранспортироваться всеми видами закрытых транспортных средств заисключением авиационных, при условии выполнения правил перевозок

действующих на каждом виде транспорта.

10