資料２

伊方発電所３号機の安全対策の進捗状況について（全体像）
格納容器破損時の放射性物質放出抑制
泡消火薬剤

海水中継盤

恒設非常用発電機（空冷式）

非常用給電設備

将来設置予定格納容器破損防止対策
放射性物質の拡散抑制対策

加圧器逃がし弁用

蓄電池(平成27年度完了予定) (平成27年度完了予定)(平成27年度完了予定)

電源の確保対策中型ポンプ車

海水電源車(常設、可搬型)

配電線

炉心損傷防止対策

放水砲

泡混合器

大型ポンプ車

自主対応設備

可搬型
蓄電池

窒素ボンベ
蓄電池

遮断器

ポンプ、計測器等へ

非常用外部電源受電設備

非常用直流電源増強

重大事故防止等に万全を期す対策

代替炉心注入配管

計測器等へ

加圧ポンプ車(平成27年度完了予定)

フィルタ付ベント設備

号機間電源融通ライン(平成27年度完了予定)

アニュラス排気ダンパ用

開閉設備

代替格納容器
スプレイ配管

常用系蓄電池
活用

変圧器
開閉設備

ポンプ、計測器等へ使用済燃料ピットスプレイ
設備（小型放水砲、配管）

泡混合器

アニュラス排気ファン
（手順書）
※３

格納容器スプレイ
ポンプ（自冷）（配管含む）

静的触媒式
水素再結合装置

イグナイタ(電気式水素燃焼装置)

代替格納容器スプレイポンプ

加圧器
逃がし弁

加圧器
逃がしタンクアニュラス水素濃度計

蒸気発生器
大気へ

格納容器
ｽﾌﾟﾚｲ冷却器

主蒸気逃がし弁

加圧器

代替再循環配管

放水砲

格納容器
ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟ

使用済燃料ピット※１

主蒸気隔離弁※２海水
使用済燃料ピット
給水設備（ホース、配管）

使用済燃料

重油タンク増設
水密扉

溢水対策設備（堰等）

既設ディーゼル発電機（水冷式）

中型ポンプ車
海水取水用
水中ポンプ

緊急時対策所

充てんポンプ(自冷)（配管含む）

余熱除去
ﾎﾟﾝﾌﾟ

高圧注入ポンプ
冷却用海水放出配管※１※２
余熱除去冷却器

※３
原子炉
容 器

中型ポンプ車M
１次冷却材
ポンプ
充てんﾎﾟﾝﾌﾟ

海水ポンプ

原子炉補機
冷却水冷却器(平成26年度完了予定)

放水口

海水ピット

可搬型消防ポンプ

消防自動車

海水ポンプ
モータ予備品海水ピット堰

モニタリング設備(可搬型測定器、緊急時対策所モニタ等)

電動補助
給水ﾎﾟﾝﾌﾟ

窒素ボンベ（原子炉補機冷却水サージタンク用）

原子炉格納容器
原子炉補機
冷却水ポンプ

格納容器再循環ユニット
海水放出配管

軽油タンク増設

海水

原子炉自動停止
失敗時の影響緩和装置

自動起動信号

格納容器
再循環ユニット

海面監視
カメラ

高線量
対応防護服

補助給水タンク
補給配管

ﾀｰﾋﾞﾝ動補助
給水ﾎﾟﾝﾌﾟ

原子炉補機冷却水
サージタンク

ホイール
ローダ

可搬型
蓄電池

自動起動信号

窒素供給

海水ポンプ
エリア防水壁

※４

M

原子炉補機
冷却水系統
海水注入配管

高圧注入
ﾎﾟﾝﾌﾟ

通信設備
(常用・非常用)トリップ信号

補助給水タンク

制御棒駆動装置

使用済燃料ピット監視計器（広域水位計）（温度計）（カメラ・モニタ）

自動閉信号
タービン・復水器へ

中型ポンプ車
大型ポンプ車

排気筒へ

計測器等へ

M

海水窒素ボンベ

格納容器スプレイ

燃料取替用水タンク

使用済燃料ピット内燃料破損時の放射性物質放出抑制
泡消火薬剤

フィルタ

燃料取替用水補給配管

蓄電池

遮断器

変圧器

※４

格納容器監視計器
・広域圧力計・水素濃度測定装置
・代替格納容器スプレイ
積算流量計

蒸気発生器
代替注水ポンプ
主給水制御弁タービン・復水器より主給水ポンプ

補助給水ポンプ
自動起動ｲﾝﾀｰﾛｯｸ等追加

(1/3)

伊方発電所３号機の安全対策の進捗状況
は、実施済みの対策
項目

内容

平成23年度(2011年度)

平成24年度(2012年度)

工程
平成25年度(2013年度)

平成26年度(2014年度)

平成27年度(2015年度)

1 炉心損傷防止対策○充てんポンプの冷却手段の追加○常設の冷却水が供給されない場合、ポンプ出口から冷却水を確保して使用完了○高圧注入ポンプの冷却手段の追加○常設の冷却水が供給されない場合、海水を冷却水として使用完了○格納容器スプレイポンプによる原子炉への注水手段の追加○タービン動補助給水ポンプ起動のための電源確保○既存の格納容器スプレイポンプによる、代替再循環配管を用いた、原子炉への注水手段の確保

完了○常設の直流電源が供給されない場合、可搬型蓄電池からの供給によりタービン動補助給水ポンプを起動

完了○加圧器逃がし弁駆動源の多様化○原子炉の圧力を逃がすための加圧器逃し弁を、窒素ボンベと可搬型蓄電池により駆動手段を追加

完了○原子炉補機冷却水の沸騰防止○原子炉補機冷却水サージタンクを加圧することにより、原子炉補機冷却水の沸騰を防止

完了○格納容器再循環ユニットへの冷却水供給手段の追加○常設の冷却水が供給されない場合、海水を冷却水として使用完了○原子炉冷却のための水源の確保○蒸気発生器の給水に海水を活用できるよう、補助給水タンクへの海水供給手段を確保

完了○原子炉自動停止失敗時の影響緩和○制御棒が挿入できず、原子炉自動停止失敗した場合の原子炉停止手段を整備完了○代替格納容器スプレイポンプによる、代替再循環配管を用いた原子炉への注水手段の確保

完了○蒸気発生器代替注水ポンプによる、蒸気発生器への給水手段の追加

完了○ポンプ車による蒸気発生器への給水手段の追加○中型ポンプ車と加圧ポンプ車による、蒸気発生器への給水手段の追加

完了○ポンプ車による原子炉への注水手段の追加○中型ポンプ車と加圧ポンプ車による、代替炉心注入配管および代替再循環配管を用いた原子炉への注水手段の確保

完了○アニュラス排気ダンパ駆動源の多様化○アニュラス排気のための排気ダンパを、窒素ボンベにより駆動する手段を追加

完了○原子炉補機冷却水の沸騰防止○原子炉補機冷却水サージタンクを加圧することにより、原子炉補機冷却水の沸騰を防止

完了○格納容器再循環ユニットへの冷却水供給手段の追加○常設の冷却水が供給されない場合、海水を冷却水として使用

完了○格納容器スプレイのための水源の確保○格納容器スプレイに淡水および海水を活用できるよう、燃料取替用水タンクと補助給水タンクを接続および海水供給手段を確保

完了○格納容器内の圧力および水素濃度の把握○事故時の格納容器内パラメータを把握し、適切に処理を行なう
ため、計器を整備完了○格納容器スプレイポンプの冷却手段の追加○常設の冷却水が供給されない場合、ポンプ出口から冷却水を確保して使用

完了○アニュラス内の水素濃度の把握○事故時のアニュラス内水素濃度を把握し、適切に処理を行なう
ため、水素濃度計を設置完了○格納容器内における水素爆発の防止○事故時の格納容器内水素濃度を低減する静的触媒式水素再結合装置を設置

完了○格納容器内における水素爆発の防止○事故時の格納容器内水素濃度を低減する電気式水素燃焼装置を設置

完了○代替格納容器スプレイポンプによる格納容器スプレイ手段の追加○代替格納容器スプレイポンプによる、代替格納容器スプレイ配管を用いた格納容器スプレイ手段の確保

完了○フィルタ付ベント設備の設置○格納容器スプレイが機能しない時、格納容器内圧上昇を抑制するとともに、放射性物質の大気放出量を大幅に軽減する○ポンプ車による格納容器スプレイ手段の追加○中型ポンプ車と加圧ポンプ車による、代替炉心注入配管を用いた格納容器スプレイ手段の確保○代替格納容器スプレイポンプによる原子炉への注水手段の追加○蒸気発生器代替注水ポンプによる蒸気発生器への給水手段の追加

2 格納容器破損防止対策および破損時の緩和対策▽完了

(2/3)

は、実施済みの対策項目

内容

平成23年度(2011年度)

平成24年度(2012年度)

工程
平成25年度(2013年度)

平成26年度(2014年度)

平成27年度(2015年度)

3 放射性物質の拡散抑制対策・意図的な航空機衝突への対応等○大規模自然災害や意図的な航空機衝突等の○格納容器が破損し、格納容器外部に放射性物質が漏えいした場合、テロリズムによりプラントが大規模に完了
放射性物質の拡散を抑制するために漏えい箇所へ向けて放水を実施
損傷した状況における格納容器への放水○大規模自然災害や意図的な航空機衝突等の○使用済燃料ピット内燃料が露出し、使用済燃料が破損した場合、放射性物質の拡散を抑制するために使用済燃料ピットへ向けてテロリズムによりプラントが大規模に損傷完了
放水を実施
した場合における使用済燃料ピットへの放水○中型ポンプ車と小型放水砲を用いた使用済○使用済燃焼ピットの水が大量に漏えいした場合に、使用済燃料完了の損傷を緩和するため、使用済燃料ピットへスプレイを実施
燃料ピットへの放水（スプレイ）手段の追加
4 電源確保対策○空冷式非常用発電装置（常設：1,825kVA)○外部電源及びディーゼル発電機の機能が完全に喪失した場合において、完了(常設化工事は平成25年度完了）
重大事故等に対応するために必要な電源を供給および電源車(可搬型)の配備○非常用直流電源の増強（常用系蓄電池活用）○全交流動力電源喪失時において、設計基準対象施設の安全系蓄電池と合わせて、不要な負荷の切り離しを行なわずに8時間、不要な負荷の切り離し後さらに16時間、合計24時間にわたり直流電源を供給できる完了○可搬型直流電源装置の設置○電源車および整流器の組み合わせにより、全交流電源喪失後24時間にわたり事故の対応に必要な直流電源を供給できる可搬型直流電源装置を設置

完了○号機間電源融通ラインの設置○所内他号炉の非常用高圧母線からの受電が可能なように、あらかじめ電気ケーブルを布設

完了○重油タンク増設○外部電源喪失時において、ディーゼル発電機が7日間運転継続が可能となる燃料貯蔵設備を設置

完了○統合事務所非常用予備発電装置○緊急時対策所への電源供給が喪失した場合に、必要な電源を供給

完了○配電線の敷設○発電所に隣接する変電所から配電線を敷設完了○非常用外部電源受電設備の設置○送電線からの受電設備を高所に設置▽○空冷式の非常用発電機（ガスタービン）を高所に設置▽○既設の設備と位置的に分散させた非常用給電設備を設置▽○発電所の監視等に用いる蓄電池の容量を増強▽○恒設非常用発電機等の設置○非常用直流電源の増強
5 浸水対策
○重要機器設置エリアの入口扉を水密扉設置○重要な機器が設置された建屋の扉を水密扉に取替○海水ポンプエリアの防水対策○海水ポンプエリアに防水壁を設置

完了▽6 耐震性向上対策○安全上重要な主な機器の耐震裕度確保○安全対策に用いる設備の耐震性向上対策○基準地震動に対する耐震裕度が２倍程度あるかどうかを確認し、必要なものは対策を実施

完了報告○淡水タンク等水源の耐震性向上対策を実施

完了○使用済燃料ピットへの補給水供給配管および電源車用ケーブルの設置○使用済燃料ピット冷却設備の耐震性向上対策を実施○福島事故の教訓を反映した耐震性向上対策○開閉所等設備の耐震性評価を実施

完了
完了▽(3/3)

は、実施済みの対策項目

内容

平成23年度(2011年度)

平成24年度(2012年度)

7 その他対策○免震総合事務所の建設(緊急時対策所の設置)○免震構造の総合事務所を建設し、非常用発電機、通信設備、放射線防護機能等を備えた緊急時対策所を設置

完了○中央制御室の作業環境確保○電源車からの給電により空調装置を運転し、居住性を維持する手順書を策定

完了○トランシーバ、ノーベルホン等の配備完了○緊急時における発電所構内通信手段の確保
完了○PHS装置、固定電話の交換機の高台への移設○必要資機材の確保および放射線管理体制整備○がれき撤去用重機の配備○電力大での資機材相互融通運用を策定

完了○高線量対応防護服の手配

完了○放射線管理要員を追加した体制を整備完了○ホイールローダの高台への配備

完了

工程
平成25年度(2013年度)

平成26年度(2014年度)

平成27年度(2015年度)