ー・省コストシステムでした。

から確認でき、市場では電気式の水熱源

ＥＳＣＯ事業導入前の同施設の熱源シをおこないました。結果、電気式の高効システム別に熱単価と熱効率の比較検討

18
Harmony_vol.52──────────
────
─
─
─
調 査 と 検 討 に よ り 高 い 省 エ ネ 効 果 を 実 現

名古屋大学医学部附属病院病棟等
ＥＳＣＯ事業
コージェネレーションシステムを導入

本コーナーでは、当社の施工によって省エネ化を実現できる技術を紹介します。

書を提出。その結果、名古屋大学より「最した１９９４年当時は、ガスが安価で、─善し、より一層の環境保全を確保したい優秀提案者」として選定されたのです。

改修の経緯と課題という、同大学の意向に応えるため、当冷凍機の高効率化が進む前であったた

国立大学法人名古屋大学は、１８７１

PLAN
本ＥＳＣＯ事業は、 年度の第１回住宅・建築物省ＣＯ 推進モデル事業（国土交通省）の補助金採択を受け、省エネめ、非常にメリットの大きい省エネルギ社は、少ないイニシャルコストで高い省いました。

エネルギー効果を得られる提案をおこな（明治４）年に設立された仮病院・仮医学校を源流とし、１９３９年に、最後の帝国大学である名古屋帝国大学として設
しかし、近年の原油価格高騰によりコ的なニーズが減少。また、蒸気のシステルギー改修工事を実施。 年４月よりサ
同事業の事業体制は、三菱ＵＦＪリーイズ、三機工業の３社によるグループでヒートポンプや空気熱源ヒートポンプのストメリットが少なくなり、蒸気の絶対Ｏ（ Energy Service Company）事業の公募を受けて、当社が現地の環境や設備ムロスが相当大きいこと等が過去の資料対応しています。当社は、省エネルギー高効率機器が開発されていたため、新たな省エネルギー手法の導入を提案する必要があったのです。

その実行に向け当社は、まず、省エネステムは、排熱を利用して総合エネルギ率冷凍機の導入と、電気とガスのベストルギーメニューを選定するため、熱源別・ー効率を高めるコージェネレーションシ導入した省エネ手法

DO & CHECKしました。

に関する計画・設計・施工・検証を担当ービスを開始しました。

同大学は、東山・鶴舞をはじめとし、ス株式会社、株式会社トヨタエンタプラ通じて、人々の幸福に貢献することを使命としています。
またそれとともに、創造的な研究と自発性を重視する教育を実践し、論理的思考力と想像力に富んだ知識人の育成をめざし活動しています。
主要キャンパスである鶴舞キャンパス
は、教育研究施設、附属病院を兼ね備えた複合医療施設としての役割を担ってい向上をめざすことにしました。

ミックスシステムを採用し、総合効率の計8,856ステムと、蒸気による吸収式冷凍機が採用されていました。

2,378ます。そのため同施設では、多くのエネルギーが消費されていました。それを改

57,426▪国内初の施設管理一体型ＥＳＣＯ事業

ＥＳＣＯ事業は、熱源機器等の改修・2,609
14,334

更新や増設などをおこなう際、運転管理▪蓄熱 槽を活用した電気、 ガスハイブリッドシステムの構築

水の同時取り出しをおこないました。

延床面積：約186,236㎡

人間と社会と自然に関する研究と教育を計測などの調査・検討をおこない、提案

具体的には、２００８年 月、ＥＳＣ

091020,000

者を配置せず、運転指導をおこないながら計測検証するのが一般的です。しかし今回は、ＥＳＣＯ事業部分のみならず、既設部分を含めたキャンパス全体の施設運用管理を、同大学とＥＳＣＯ事業者でおこなうようにしました。
そして、機器更新等による省エネルギ
ー効果だけではなく、熱源機器等を運用しながら、改善・改修を実施することでも省エネルギー効果を高め、その検証もおこないました。世界最高水準の教育・研究・診療がおこなわれる施設の環境づくりを、省エネルギー、省ＣＯ 、低コストで実現した画期的な事業といえます。

▪高効率熱源設備の導入

病棟・医系研究棟にあった冷熱源設備の蒸気吸収式冷凍機を、国内トップランナー機の高効率水冷チラーに更新しました。また病棟の温熱源設備の蒸気熱交換温水が大量に使用されているため、熱回

中央診療棟では、年間を通して冷水と間暖房運転）に更新。これにより、エネ収冷凍機１５０ を３台増設し、冷水温器は、高効率空冷ヒートポンプチラー（年ルギー使用量の ・ ％を削減することができました。

ネレーション余剰蒸気による蓄熱冷房運

既存設備においては、夜間のコージェ

ーは、高効率モジュール型蒸気貫流ボイ転（蓄熱槽容量２１００㎥）を見直し、水冷チラーによる蓄熱冷房運転がおこな

医系研究棟
病棟
中央診療棟

計24,154

6,247
4,858

0

計71,760

３２５万㎡の広大なキャンパスを有し、立されました。今年は創基１４０周年と²63.3%

省エネ率

改修前

計25,628

19,29623,25026,80925,741

省エネ率
81,089三機工業株式会社

ESCOグループ構成員（施設管理担当）

52.1%

ラーへ更新し、エネルギー使用量の削減を図っています。

名古屋大学医学部附属病院の外観

計51,208

敷地面積：約89,137㎡

国立大学法人名古屋大学

いう、節目の年を迎えています。

11

省エネ率

ESCOグループ構成員（設計・施工担当）

株式会社トヨタエンタプライズ

改修前
80,000

三菱UFJリース株式会社

57.7%
100,000

改修後

━━━

改修概要
■ 冷却排熱回収システムの導入
■ 高効率熱源設備の導入
■ ポンプ類インバータ制御の導入
■ 建築的省エネ手法の導入


改修前

改修後

ESCO事業概要

契約形態：シェアードセイビングス契約
事業期間：9年（平成22年4月より開始）
支援策：第1回住宅・建築物省CO2推進
モデル事業（国土交通省）

24,399━━━40,000

棟数：主要建物18棟、病床数1,035床

120,000

64.3%
改修後

愛知県名古屋市昭和区鶴舞町65

ガス
一次エネルギー量（GJ）*■ ESCO事業の体制■ 図1 空調設備のエネルギー使用量

ESCO代表事業者（契約・財務担当）

設備全体の省エネ率
電気計106,830

Rt

60,000名古屋大学医学部附属病院病棟等²

エネルギーセンターにある蒸気ボイラ

7* ESCO 事業とは、省エネルギーの提案、工事、維持管理など総合的なサービスをおこなう事業です
Harmony_vol.52

1957

えるように改修。蒸気吸収式冷凍機は、主としてデマンドカット時に運転するほか、負荷が多いときのバックアップ運転（電力負荷平準化）とし、既設熱源を含めた最適運転システムを構築しました。
これにより、２７８２ｔのＣＯ 削減に貢献しています。

▪建築的省エネ手法〔自動自然換気システム〕

熱フィルムを取り付けることで、日射の遮蔽、断熱性能が向上。空調負荷を低減

また、これらの省エネルギー手法を導させ、省エネルギー化を図っています。

入することによって得られた効果のう
ち、おもな内容は次のようになります。
① 省エネチューニングの実施

附属病院に設備管理者（トヨタエンタプライズ）が常駐。既設設備を含めたトを及ぼしていました。これを低減させる

り高温となるため、居室等に大きな影響装置）を、当社が遠隔監視できるシステ

時に、同大学のＢＥＭＳ装置（中央監視学とともにおこなっています。それと同ータルな省エネルギー管理を、名古屋大ため、吹き抜け階段室の窓ガラスを改修ムを構築。熱源機器を含めたエネルギー

中央診療棟西面の階段室は、日射によし、自動自然換気システムを導入しまし
使用量の遠隔監視や、エネルギー使用実ルタイムな運転管理や省エネルギー管理態分析などをおこなうことにより、リアた。導入前は、階段室は ℃にも上昇していましたが、昨夏の測定では ℃前後となり、大きな効果が得られました。
を実施しています。
検証結果や定例報告会を開催。省エネルり、同事業の役割として省エネルギー推ＥＳＣＯ事業開始に伴い、毎月、計測

パッシブリズミング空調は、第６回国
ギー量の解析や改善、削減の進捗状況の進も担っているため、常に新しい項目が〔パッシブリズミング空調〕

土技術開発賞「優秀賞」を受賞した技術
把握にとどまらず、施設管理での異常処エネルギー効果の検証・要因の解析・対です。室内環境を測定しながら、空調機省エネルギーの推進状況や施設管理の策の検討を定期的に実施する省エネルギ生み出されています。そしてさらに、省課題・問題点を見える化し、同大学と情ーチューニングにより、省エネルギーや置の工数や内容も分析しています。

運転・停止を繰り返しても快適性が保た報共有をおこなうことで、問題解決の促施設管理・運用の改善を図っています。

を定期的に「運転・停止」させることでれ、また、動力の大きい空調機ほど導入進を図っています。これにより、稼動し施設・運転管理を、名古屋大学とＥＳ搬送動力を低減し、ＣＯ を削減します。

効果が大きいという特長もあります。ている病院の変化がタイムリーにわか能になりました。通常の施設管理と異なり、さらなる省エネルギー改善活動が可
運用面の省エネルギー活動の無駄が省ＣＯ事業者が協力して実施することで、〔断熱フィルム導入〕

中央診療棟の西側の窓約１００㎡に断積１㎡当たりのエネルギー原単位は、省エネルギーチューニングの実施で、計年度の３８００ ／㎡・年に対し、 年果として、財団法人ヒートポンプ・蓄熱画値を上回ることができました。その成りました。

度の２９６３ ／㎡・年と ％低減とな

理者と一体となった、省エネルギー検証、を除く過去最大の取引量となりました。
③全体の省エネ効果

附属病院病棟等ＥＳＣＯ事業は、 年け、想定以上の成果が上がっています。

② 国内クレジットの取り組み

ＥＳＣＯ事業に取り組み削減することができたＣＯ 排出量の一部を、中部電力と名古屋大学が一緒になり、国内クレジットの申請をおこないました。 年４月～ 年３月の期間において、ＣＯ クレジットが発生する予定です。 年度のＣＯ 排出認定値は６０８３ｔで、工場システムの大幅な運用改善ができた成果といえます。
年度はより高い省エネルギー目標としてＣＯ 削減量８０００ｔをめざしています。今後も引き続き、施設管理者と連携した省エネルギーチューニングを実施することで、附属病院の快適性を保ちながら、当社はさらなる省エネルギー実単位面積あたりの一次エネルギー量センターの「平成 年度 運転管理等改

²
10年度
09年度

４月より設備運用を開始してから、約１1110

出典：省エネルギーセンター発行『ビルの省エネルギーガイドブック』

善事例」の最優秀賞に選定されました。

ガス蓄熱
大学（医学系）の平均原単位 3,550MJ/㎡

年が経過。ＥＳＣＯ事業実施によるＣ

湯²

現をめざします。

3,398

また、 年度のエコ大学ランキングで水冷チラー

変更
蓄熱槽

電気蓄熱
吸収式冷凍機

給冷却排熱

水気

温

3,561

効果と今後の展開

ドラフト効果モジュール型空冷ヒートポンプチラー

■図
 3
2,963
3,000

（可変制御）
風雨センサー
温度センサー 等
▽1F

全面ガラス

Ｏ 削減量は、当初計画値７０９０ｔに

自動自然換気窓

11

炭酸ガス・温度センサー導入
制御コントローラ導入

可変電動ガラリ取付
▽2F

22%減

昨年度の５位から１位に、名古屋大学が導入した高効率熱源設備 建築的省エネ手法

今回のＥＳＣＯ事業によるＣＯ 削減

送風
周期的に発停送風機

講堂・ホワイエ室内

パッシブリズミング空調〈システム概要〉（2007年度比）

ACTION

575 t

階段室
廊下
居室
▽6F

モジュール型貫流ボイラー

3,750

対し、２０１０年度実績は７２０７ｔ（省高効率熱源設備の導入 ( モジュール

20
Harmony_vol.52
Harmony_vol.52

21938 t

23

電動窓

導入箇所

08年度
07年度
06年度
05年度
2004年度

高効率貫流ボイラー導入

電熱槽を活用した電気、ガスのハイブリッド
システム
2,500

高効率熱源設備の導入 ( 水冷チラー )

²

3,617

発停制御
水冷インバータスクリューチラー

3,800

躍進することができました。これも空調

回収水冷チラー )

給湯余熱槽
一次加温
3,750

湯その他（運用改善、蒸気圧力変更等）

運用改善による省エネルギー効果− 130 t型貫流ボイラー )CGS 運用変更

冷却排熱回収システムの導入 ( 排熱水4,000

排熱回収型水冷チラー

改修後

給蒸気熱交換器量は７０９０ｔの試算でしたが、施設管高効率熱源設備の導入 ( 水冷チラー、

13

冷却塔

水気蒸

冷却排熱を加熱源として有効利用
蒸気給湯槽

熱放温

22

7,207 t
計合2t
断熱フィルム導入

蒸気によるバックアップ後
3,50016 t²冷却排熱水07

10740 tエネルギーセンター

空調用熱源の高効率化
医系研究棟

自動自然換気システム導入

建築的省エネルギー手法（下図参照）
22 t

11

■ 図2 中央診療棟の冷却排熱回収システム

冷MJ

MJ

エネ比率 ・４ ）になりました。床面

中央診療棟

冷エネルギー原単位（MJ/㎡・年）

10

²

構築

%

電気、ガスハイブリッドシステムの

21

冷却排熱回収システムの導入（排熱電■ 図5 ESCO事業導入による省エネルギー効果

蒸気吸収式冷凍機

改修前²3650²

パッシブリズミング空調導入

空冷ヒートポンプチラー )2,262 t
空調用熱源の高効率化
病棟

CO2 削減効果
省エネルギー項目

回収水冷チラー）蓄熱槽を活用した
2,782 t
空調用熱源の高効率化

省エネルギー手法²■ 図4 省エネルギー手法とCO2削減量（2010年度実績値）