FRBEENTRETIEN CHAUDIÈRE GAZ BRUXELLES PAS CHER

manuel d’utilisation
Chère madame,
Cher monsieur,
Nous vous remercions d’avoir choisi une chaudière denotre fabrication. Soyez assuré de la qualité technique de notre produit entretien chaudière gaz Bruxelles.
Ce livret, incluant les consignes et les conseils, a étérédigé dans le but de vous informer sur son installation,
son utilisation et son entretien aﬁ n que vous puissiez
en apprécier toutes les qualités.

Conservez ce livret avec soin pour toute consultation
ultérieure.
Notre service technique le plus proche est à votre entière disposition en cas de besoin.
Salutations distinguées.
Suivre les explications sur le certiﬁ cat de garantie qui
se trouve dans l’emballage
https://entretien-express.be/

Normes de sécurité
Légende des symboles :Le non-respect des avertissements comporte un risque de lésions et peut même entraîner la mort.
Le non-respect de l’avis de danger peut porter atteinte et endommager, gravement dans certains cas,des biens, plantes ou animaux.
N’eﬀectuer aucune opération exigeant l’ouverture de l’appareil.
Electrocution par contact avec des composants sous tension.
Lésions sous forme de brûlures dues à la présence decomposants surchauﬀés ou de blessures provoquéespar des saillies et des bords tranchants.
N’eﬀectuer aucune opération exigeant la dépose del’appareil.
Electrocution par contact avec des composants soustension.
Inondations dues à l’eau s’échappant des tuyaux débranchés.
Explosions, incendies ou intoxications dus au gazs’échappant des tuyaux débranchés.
Ne pas abîmer le câble d’alimentation électrique.
Electrocution provoquée par des ﬁ ls sous tension
dénudés.
Ne jamais poser d’objets sur l’appareil.
Lésions provoquées par la chute de l’objet par suitede vibrations.
Endommagement de l’appareil ou des objets placésen dessous causé par la chute de l’objet à cause desvibrations.
Ne pas monter sur l’appareil.
Lésions provoquées par la chute de l’appareil.
Endommagement de l’appareil ou des objets placésen dessous par la chute de l’appareil détaché de sessupports. entretien chaudière bruxelles pas cher2Ne pas grimper sur des chaises, des tabourets, deséchelles ou des supports instables pour nettoyer l’appareil.
Lésions provoquées par chute d’une hauteur élevéeou par coupure (échelle pliante).
N’eﬀectuer aucune opération de nettoyage de l’appareil sans avoir auparavant éteint l’appareil et amené
l’interrupteur extérieur sur OFF.
Electrocution par contact avec des composants soustension.
Ne pas utiliser d’insecticides, de solvants ou de produits de nettoyage agressifs pour l’entretien de l’appareil.
Endommagement des parties peintes ou en plastique.
Ne pas utiliser l’appareil pour des usages autres qu’unusage domestique habituel.
Endommagement de l’appareil du fait d’une surcharge de fonctionnement.
Endommagement des objets indûment traités.
Ne pas permettre à des enfants ou à des personnes
inexpérimentées d’utiliser l’appareil.
Endommagement de l’appareil dû à un usage impropre.
En cas d’odeur de brûlé ou de fumée s’échappant parl’appareil, couper l’alimentation électrique, fermer lerobinet du gaz, ouvrir les fenêtres et appeler untechnicien.
Lésions dues à des brûlures ou à inhalation de fumée,intoxication.
En cas de forte odeur de gaz, fermer le robinet du gaz,ouvrir les fenêtres et appeler un technicien.
Explosions, incendies ou intoxications.
entretien chaudière bruxelles pas cher

manuel d’utilisation
Ce manuel tout comme le manuel “Instructions
techniques d’installation et d’entretien” forment un tout avec l’appareil. Ils sont à conserver
avec soin et doivent suivre la chaudière en cas
de cession à un autre propriétaire ou utilisateur
et/ou de transfert sur une autre installation.
Lisez attentivement les instructions et lesconseils fournis par ce manuel.
Cet appareil sert à produire de l’eau chaude à usage
domestique.
Il doit être raccordé à une installation de chauﬀage
et à un réseau de distribution d’eau chaude sanitaire adaptés à ses performances et à sa puissance.
Toute utilisation autre que celle prévue est interdite. Le fabricant ne peut en aucun cas être tenu
responsable de dommages dérivant d’une utilisation impropre, incorrecte et déraisonnable ou dunon-respect des instructions contenues dans cettenotice. entretien chaudière bruxelles pas cher.
L’installation doit être réalisée par un professionnel
du secteur agréé pour l’installation d’appareils dechauﬀage conformément aux lois et aux normes envigueur qui, une fois le travail terminé, doit délivrer
au client une déclaration de conformité.
L’installation, l’entretien et toute autre intervention
doivent être eﬀectués par du personnel possédant
les qualités requises conformément aux réglementations applicables en la matière et aux indications
fournies par le fabricant.
En cas de panne et/ou de mauvais fonctionnement,éteindre l’appareil et fermer le robinet du gaz. Ne
pas essayer de le réparer soi-même, faire appel à unprofessionnel qualiﬁ é.
Pour toute réparation, faire appel à un technicien
qualiﬁ é et exiger l’utilisation de pièces détachéesd’origine. Le non-respect de ce qui précède peutcompromettre la sécurité de l’appareil et faire déchoir toute responsabilité du fabricant.
En cas de travaux ou de maintenance de structuresplacées près des conduits ou des dispositifs d’évacuation de fumée et de leurs accessoires, éteignezl’appareil et une fois que les travaux sont terminésfaites vériﬁ er par un professionnel le bon état defonctionnement des conduits ou des dispositifs.
En cas d’inutilisation prolongée de la chaudière :- couper l’alimentation électrique en plaçant l’interrupteur extérieur sur la position “OFF”,- fermer le robinet gaz et le robinet eau froide sanitaire,- vidanger l’installation chauﬀage et sanitaire s’il y a
un risque de gel.

En cas de dépose déﬁ nitive de la chaudière, s’adresser à un professionnel du secteur pour eﬀectuer lesopérations nécessaires.
Pour le nettoyage des parties extérieures, éteindrela chaudière et placer l’interrupteur extérieur sur“OFF”.
Ne pas utiliser ou stocker de substances facilement
inﬂ ammables dans la pièce où est installée la chaudière Bruxelles.
Certification CE
La marque CE garantit que l’appareil répond aux
exigences de la directive :- 9 0/39 6/CEE
sur les appareils à gaz- 2004/1 08/CEE
sur la compatibilité électromagnétique- 9 2/42 /CEE
sur le rendement énergétique- 2006/9 5/CEE
sur la sécurité électriqueentretien chaudière bruxelles pas cher3

manuel d’utilisation de la chaudière à prix gaz Bruxelles pas cher
Panneau de commande

12

14
13

3R

23
14456

5

11
MENU / OK

610ESC

23
1

72
1

4

93

8C
6

1. Aﬃ cheur
2. voyant vert MARCHE/VEILLE
3. Touche MARCHE/VEILLE
4. Bouton de réglage de la température chauffage et entretien chaudière bruxelles pas cher
5. Touche du MENU/Ok et de validation pour laprogrammation
6. Touche ECHAPPE
7. Bouton de réglage de la température sanitaire

45GM001307

bar

8. Touche Comfort + voyant vert
9. Manomètre
10. Touche de programmation 11. Touche de programmation +12. Touche RESET
13. VOYANT LUMINEUX jaune (allumé = brûleurallumé)
14. Led rouge mise en sécurité

manuel d’utilisation
Recommandation pendant la periode defonctionnement
Si la chaudière est installée à l’intérieur del’appartement, vérifier que les dispositions
relatives à l’entrée de l’air et à la ventilation dulocal soient respectées (selon les lois en vigueur).
Entretien Chaudière Bruxelles Pas Cher
Contrôler périodiquement la pression de l’eau
sur l’afficheur et vérifier, lorsque l’installation est
froide, que celle-ci ait une valeur entre 0.6 et 1.5
bars. Si la pression est au dessous de la valeur
minimale l’afficheur le signalera par la demandede remplissage.
Pour rétablir la pression, ouvrir le robinet deremplissage situé sous la chaudière et le fer- merlorsque la valeur moyenne de 1 bar est atteinte.
Si la baisse de pression est très fréquente, il y aprobablement une fuite d’eau dans l'installation.
Dans ce cas l’intervention d’un professionnel estnécessaire.
Procedure de mise en marche
Appuyer sur la touche ON / OFF 3, l'aﬃ cheur s'al-- en mode chauﬀage, la température de sortied’échangeur principal.
- en demande sanitaire (instantanée, avec ballon
ou solaire), la température eau chaude sanitaire
réglée.
- en fonctionnement Hors-gel, la température desortie d’échangeur principal.
Fonction Hiver / Eté / Hors-gel
La rotation du bouton chauﬀage “4” sur le panneau
commande permet la commutation de fonctionnement d’ hiver à été ou vice versa. En fonctionnement
hiver, toute demande de chauﬀage est visualisée surl’aﬃ cheur par la température de chauﬀage.
Le fonctionnement été s’eﬀectue en tournant lebouton “4” en position “ “(chauﬀage exclu).
Le fonctionnement hors-gel s’eﬀectue en tournant
les bouton“ 4” et “7” en position “O” sur l’aﬃ cher estvisualisée Prt.
22Fonction Hiver

331144665Fonction Eté

5223311446655Fonction Hors-gel
22R233311165444GM001707

Les modalités de fonctionnement sont visualisées àtravers ces 3 chiﬀres.
Le premier chiﬀre indique l’état de fonctionnement
de l’appareil :0 XX - En attente de fonctionnement.
C XX - Demande chauﬀage
c XX - Post-circulation chauﬀage
d XX - Demande eau chaude sanitaireh XX - Post-circulation sanitaire
F XX - Hors gel pompe actif- Hors gel brûleur actif

6655GM002407

Régulation chauﬀ age
Le réglage de la température chauﬀage est obtenue
en tournant le bouton “4”. On peut ajuster cettetempérature entre 35 et 82°C (haute température).
La valeur de réglage est visualisée sur l’aﬃ cheur enclignotant.

R

2
3
1

Les deuxième et troisième chiﬀres indiquent :- en absence de demande, la température de sortie d’échangeur principal.

465GM002507
MENU / OKESC

5

manuel d’utilisation
Réglage de la température sanitaire
Il est possible d’ajuster la température de l’eau
sanitaire grâce au bouton rotatif “7” entre 36 et 60°C.
La valeur de réglage est visualisée sur l’aﬃ cheur enclignotant.

Arrêt du chauﬀ age
Pour arrêter le chauﬀage tourner le bouton “4” surla position. La chaudière bascule en mode
sanitaire uniquement et indique la température deconsigne sanitaire.

R

23
1

R

2

65

3
146

MENU / OK

5ESC

23112
34

CGM002607

bar

65Fonction COMFORTIl est possible d’augmenter le confort dans ladistribution d’eau sanitaire grâce à la fonction
COMFORT. L’échangeur secondaire est maintenu en
température pendant les périodes d’inactivité, aﬁ nde réduire le temps d’attente d’eau chaude lors d’unpuisage.
Cette fonction est activée en appuyant sur la touche
COMFORT “8” qui allume la led vert.
46MENU / OK

5ESC

2
3
1

12

bar

65

GM002707

34CGM002807

4Mise en veille
Pour arrêter le fonctionnement de la chaudière,appuyer sur la touche ON/OFF 3.
Pour arrêter complètement la chaudière, couperl’alimentation électrique à l’aide de l’interrupteurélectrique externe. L’aﬃ cheur s’éteint. Fermer lerobinet du gaz.
entretien chaudière bruxelles pas cher
Conditions d’arrêt de sécurité de l’appareil
La chaudière est sécurisée grâce à des contrôlesinternes réalisés par la carte électronique, qui
placent la chaudière en arrêt lorsqu’undisfonctionnement apparaît. Un code clignote alors
sur l’aﬃ cheur à l’emplacement indiquant la cause
qui a généré l’arrêt. Il en existe plusieurs types :Arrêt de sécurité
Ce type d’erreur est un arrêt “volatile”, c’est-à-direqu’il est automatiquement éliminé lorsque le défaut
disparait. Sur l’aﬃ cheur clignote alternativement lecommentaire ”Err” et le code erreur correspondant.
D’autre part, dans la plupart des cas, dès que la cause
de l’arrêt disparait, l’appareil redémarre et reprend
un fonctionnement normal. Si la chaudière signale
encore un arrêt de sécurite, il faut l’éteindre. Si cetype d’arrêt se répète :- éteindre la chaudière,- couper
l’alimentationélectrique à l’aide del’interrupteur bipolaire
externe,- fermer le robinet gaz,- contacter un technicien qualiﬁ é.
Arrêt de sécurité par manque d’eau
En cas de pression de l’eau insuﬃ sante dans le circuit
chauﬀage, la chaudière se place en arrêt de sécurité
pour circulation insuﬃ sante (Voir tableau).
Vériﬁ er la pression sur le manomètre et procéder

6entretien chaudière bruxelles pas cher

manuel d’utilisation
au remplissage par le disconnecteur placé sur labarrette. Fermer le disconnecteur dès que la pressionatteint 1 - 1,5 mbar.
Arrêt verrouillé
Ce type d’erreur est un arrêt “non volatile”, celà signiﬁ
e que ce défaut est automatiquement bloquant, surl’aﬃ cheur on visualise le code (le commentaire Errclignote alternativement) et s’allume la led rouge“14”.
Il faut déverrouiller par l’enfoncement de la touche
RESET . Après plusieurs tentatives de déverrouillage
et si le verrouillage se répète (après 5 déverrouillages
en moins de 15 minutes), la chaudière se bloquecomplètement et ne peut plus être déverrouillée,
l’intervention d’un technicien qualiﬁ é est nécessaire.
Tableau des diﬀ érentes causes de verrouillaAﬃ cheurDescription

1 01

Surchauﬀe

5 01

Absence de ﬂ amme

1 03
1 04

pour 2 minutes. Après les deux minutes de circulation :a) si la température est d’au moins 8°C la pompes’arrête,b) si la température est entre 4°C et 8°C, la circulation continue 2 minutes de plus,c) si la température est inférieure à 4°, le brûleur
s’allume en chauﬀage à la puissance minimale
jusqu’à ce que la température de sortie atteigne
33°C. Le brûleur s’éteint alors et la pompe continue à fonctionner encore deux autres minutes.
La fonction Hors-gel ne peut fonctionner correctement que si :• la pression de l’installation est correcte,• la chaudière est alimentée électriquement,• la chaudière est alimentée en gaz.

Changement de gazBELU

FR

Problème de circulation d’eau

1 05
1 06

Le changement de gaz est interdit. Seulle constructeur est autorisé à procéderà une transformation de l’appareil.
Ces appareils sont prévus pour fonctionner soit au gaz naturel soit au gaz
propane. Le changement de gaz doitêtre eﬀectué par un professionnel qualiﬁé.

Entretien

1 07
3 05

Problème de carte électronique

3 06

Problème de carte électronique

3 07

Problème de carte électronique

6 01

Intervention sonde fumees

6 02

Arret en cas d’intervention duthermostat de sécurité vmc modèle CF VMC

ATTENTION!!
En cas de mauvais fonctionnement ou d’interventions répétées, éteindre la chaudière. Enlever l’alimentation électrique en mettant l’interrupteur extérieur en position OFF. Fermer lerobinet du gaz et contacter le Service Assistance ou un technicien qualiﬁ é.
Fonction hors-gel
La chaudière est équipée d’un dispositif qui contrôle la température de sortie d’échangeur telle que si
la température descend sous les 8°C, il démarre lapompe (circulation dans installation de chauﬀage)

L’entretien est obligatoire et indispensable pour assurer la sécurité, le bon fonctionnement et la duréede vie de la chaudière. Il doit être réalisé tous les ansconformément à la réglementation.
Il est obligatoire de faire une analyse de combustion tous les 2 ans aﬁ n de contrôler le rendement
et les émissions polluantes de la chaudière. Toutes
ces opérations devront être notées sur le livret del’installation.
Pour le modèle CF VMC (France)
Si la chaudière est installée à l’intérieur, vériﬁ ez si les
dispositions concernant l’amenée d’air et l’aéra- tionde la pièce dans laquelle est installé l’appareil ont
bien été respectées (cf. Normes de référence).
Assurez vous, avec un professionel qualiﬁ é, de l’entretien et du bon réglage de la bouche d’extraction
et du dispositif d’asservissement.
Nous vous rappelons que l’entretien de la VMC estobligatoire:- entretien annuel des bouches d’extraction- entretien quinqenal (5 ans) de l’ensemble del’installation
entretien chaudière Bruxelles pas cher7

entretien-express.be
Entretien Express: Entretien chaudiere, chauffe-eau, boiler et ...
entretien-express.be › blog
Plombier Chauffagiste Bruxelles Pas cher - Entretien Express
entretien-express.be › nos-partenaires
Nos partenaires - Entretien Expressentretien-express.be › plombier-bruxelles
Plombier Bruxelles - Entretien Express
entretien-express.be › entretien-boiler-electrique-bruxelles
Entretien et detartrage d'un Boiler électrique par un Plombier ...
entretien-express.be › entretien-chaudiere-gaz-bruxelles
Entretien et Nettoyage Chaudière à Gaz par un Plombier ...
entretien-express.be › entretien-convecteur-gaz-bruxelles
Entretien et Nettoyage Convecteur à Gaz par un Plombier ...
entretien-express.be › blog › plombier-bruxelles
plombier Bruxelles - Plombier Chauffagiste Bruxelles Pas cher ..
entretien-express.be › debouchage-wc-bruxelles-pas-cher
Débouchage WC - Entretien Expressentretien-express.be › entretien-chauffe-eau-gaz-bruxelles
Entretien et Nettoyage d'un Chauffe-eau à gaz par un ...
entretien-express.be › devis-gratuit-pas-cher-bruxelles
Contact des plombiers et chauffagistes de Bruxelles ...
entretien-express.be › blog
Entretien chaudière Bruxelles : une démarche qui fait ...
entretien-express.be › blog › maintenance-convecteur-gaz-1000-brux...
Maintenance convecteur gaz 1000 bruxelles-ville - Plombier ...
entretien-express.be › blog
dépannage - Plombier Chauffagiste Bruxelles Pas cher ...
entretien-express.be › blog
11/2019 - Plombier Chauffagiste Bruxelles Pas cher ...
entretien-express.be › blog
koekelberg - Plombier Chauffagiste Bruxelles Pas cher ...
entretien-express.be › blog
1090 - Plombier Chauffagiste Bruxelles Pas cher - Entretien ...
entretien-express.be › blog
ganshoren - Plombier Chauffagiste Bruxelles Pas cher ...
entretien-express.be › blog
riello - Plombier Chauffagiste Bruxelles Pas cher - Entretien ...
entretien-express.be › blog
10/2018 - Plombier Chauffagiste Bruxelles Pas cher ...

S e r v ic e C lie n t: 32 (0)4 89 97 72 80: 32 (0)4 89 97 72 80

0489 97 72 80

https://entretien-express.be/ “Trouvez la Station Technique la plus proche de chez vous ˆl’adresse suivante www.chaﬀoteaux.fr , rubrique Service.
Il suﬃ t d’entrer le numéro de votre département et lehttps://entretien-express.be/ type d’appareil à dépanner, alors les coordonnées de nospartenaires régionaux les plus proches vous seront transmises”

https://entretien-express.be/1000 BRUXELLES

20/01/2020