空調・衛生配管用継手

配管システム
消火配管用継手
一般配管用継手/給水配管用継手

／ベストジョイントめっき品／径違いクロス
ねじ部シール剤塗布済み管継手 ／PS継手
水 道 連 結 型 S P 配 管 用 ／停滞水防止継手

規Nベスト / Nベスト
（G）
国土交通省「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）」対応品
格 （一財）
日本消防設備安全センター登録認定品《一部を除く》
日本金属継手協会規格 JPF MP 006規格品《カップリングのみ》
消火(湿式)配管（但しカップリング、レジューシングカップリング以外は泡消火配管には使用不可）、雨水排水配管、冷却水配管及び冷温水配管(但しカップリング可とう型、カップリング固定型、レジューシングカップリングのみ使用可能で、エルボ・チー等のグルービング継手には使用不可。また、密閉配管のみ使用可能で、開放配管には使用不可。）（カップリング）、40℃（フィッティング）最高使用温度 60℃
2.0MPa｛20.4kgf/cm2｝（但しフランジアダプタは1.4MPa、｛14.3kgf/cm2｝
最高使用圧力250A以上のサイズは0.98MPa｛10kgf/cm2｝）
水配管用亜鉛めっき鋼管（JIS G 3442）、配管用炭素鋼鋼管（JIS G 3452）
圧力配管用炭素鋼鋼管（JIS G 3454）→《スケジュール40は200Ａまでロールグルーブ(転造溝)が可能》
水系消火設備用薄肉鋼管（R20のみ）32〜300A
特規

長

国土交通省「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）」対応品
格 (一財)日本消防設備安全センター登録認定品
日本金属継手協会規格 JPF MP 004規格品
水※・油・蒸気・空気・ガスなど※雑用水、消火用水、工業用水、空調冷温水、などをいう。ただし、飲料水は除く。

圧力配管用炭素鋼鋼管（JIS G 3454）

20〜125A(特)長
20〜25A

32〜50A

65〜80A

100〜125A（一財）日本消防設備安全センター登録認定品

PCHB 継手®

PCHB規

（一財）
日本消防設備安全センター認定品
格 認定番号 ： PJ-089号（認定品種：2½〜4B）
PJ-162号（認定品種：5B）
埋設消火配管等
消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管（STPG-VS）
65A〜125A / 100A×50A / 100A×65A（一財）日本消防設備安全センター認定品
認定番号 :PJ-089 号（認定品種 : 2½〜4B）
PJ-162 号（認定品種 : 5B）

規格
消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管（WSP 041/SGV-VS）(50〜100A)

特注

長

静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。

原管：WSP 041、ねじ：JIS B 0203
(50〜100A)規

日本消防設備安全センター登録認定品
格 （一財）
配管用炭素鋼鋼管（JIS G 3452）(15×40〜80×150A)(25×65〜80×150A)

特長

200℃以下の蒸気、空気、ガス、油及び脈動水（1）（2）静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。

規格
配管用炭素鋼鋼管（JIS G 3452）(15×15×20〜80×65×50A)

規格
配管用炭素鋼鋼管（JIS G 3452）(25×20×20×20〜65×65×50×50A)

ねじ部シール剤塗布済み管継手

PS 継手

PS
PS-10KF
PS-SP-NJ
PS-HB
PS
母材 JIS B 2301
PS-10KF 母材 JIS B 2239 鋳鉄製管フランジ（TR）同等品
PS-SP-NJ 母材 （一財）日本消防設備安全センター登録認定品

規格
PS-HB
流特

国土交通省「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）」対応品
母材 （一財）日本消防設備安全センター登録認定品《フランジを除く》
日本金属継手協会規格 JPF MP 004規格品※
体 水 ・油・空気・ガスなど（油・ガスについては別途ご相談ください）※雑用水、消火用水、工業用水、空調冷温水、冷却水などをいう。ただし、飲料水は除く。

0〜60℃
PS
PS-10KF 配管用炭素鋼鋼管（JIS G 3452）
水配管用亜鉛めっき鋼管（JIS G 3442）
PS-SP-NJ
圧力配管用炭素鋼鋼管（JIS G 3454）
PS-HB
消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管（WSP 041/STPG-VS）
1/2〜6B(15〜150A)
PS
15〜150A
PS-10KF
溶融亜鉛めっき
1〜2B(25〜50A)
PS-SP-NJ
11/4〜5B(32〜125A)
PS-HB
ねじ部に、フッ素系シール剤を塗布・焼成した、施工性の優れた継手です。従来の長 施工手順より、面倒なシールテープ巻きや、液状シール剤の塗布という手間をなくし、スピーディーな配管工事を目的とし開発された製品です。

水道連結型SP配管用

停滞水防止継手規

特注

SPF（標準型）、SPF-C（管端防食型（コア組込型））
格 日本水道協会 品質認証センター認証登録品
水道連結型スプリンクラー設備
温度 0〜40℃
圧力 1.0MPa以下
管種 給水管サ イ ズ 3/4B・1B(20A・25A)
種
類 標準型、管端防食型（コア組込型）
水道連結型スプリンクラー設備における分流側の水の停滞を防止し、長 配管内に常時水の流れをつくることで水の衛生を保つための継手です。
ライニング鋼管には管端防食型をご使用下さい。

／ステンレス鋼製ねじ込み式継手
ね じ 込 み 式 フ ラ ン ジ ／ねじ込み式フランジ／PLフランジ
樹脂コーティング管継手 ／PL継手／PLパイプニップル
交 差 配 管 用 継 手 ／PL-U字管
給水用メカニカル継手 ／NWジョイント
ステンレス鋼鋼管製管継手 ／SUSパイプニップル

管 端 防 食 継 手 ／コア継手
ね じ 込 み 式 フ ラ ン ジ ／管端防食フランジ
交 差 配 管 用 継 手 ／管端防食U字管規格水※・油・蒸気・空気・ガスなど※雑用水、消火用水、工業用水、空調冷温水、冷却水などをいう。ただし、飲料水は除く。

下記参照

配管用炭素鋼鋼管（JIS G 3452）(6〜150A)

注規

静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。

格 JIS B 2239 鋳鉄製管フランジ（TR）同等品
水※・油・蒸気・空気・ガスなど※雑用水、消火用水、工業用水、空調冷温水、冷却水などをいう。ただし、飲料水は除く。

下記参照
15〜150A−10〜120℃
220℃
300℃

規

格 JIS B 2308 準拠、(6〜100A)

FCD450-10

0.7｛7.1｝
0.6｛6.1｝
0.5｛5.1｝

1.4｛14.3｝
1.2｛12.2｝
1.0｛10.2｝

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（樹脂コーティング品）

規

格水※など

※雑用水、消火用水、工業用水、空調冷温水、冷却水などをいう。ただし、飲料水は除く。

最高使用圧力1.0MPa{10.2kgf/㎠}(15〜150A)

交差配管用継手（樹脂コーティング品）

水※など※雑用水、消火用水、工業用水、空調冷温水、冷却水などをいう。ただし、飲料水は除く。

最高使用圧力(15,20,25A)

エポキシ樹脂コーティング品

雑用水、冷温水、工業用水、冷却水
最高使用圧力配管用炭素鋼鋼管（JIS G 3452）(15〜80A)特長

エポキシ樹脂コーティング

JIS B 2302準拠
水※・油・蒸気・空気・ガスなど※雑用水、消火用水、工業用水、空調冷温水、冷却水などをいう。ただし、飲料水は除く。

(6〜150A)

ロングニップル（長さ〜300mm）

材質：SUS304、ねじ：JIS B 0203
バレルニップル84 (6〜100A)

JIS B 2302準拠
水※など※雑用水、消火用水、工業用水、空調冷温水、冷却水などをいう。ただし、飲料水は除く。

(15〜150A)

国土交通省「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）」
対応品
格 日本水道協会品質認証センター認証登録品
日本金属継手協会規格 JPF MP 003規格品
水道水（上水）、空調冷却水、雑用水（中水）、工業用水など
0〜40℃
最高使用圧力規

22特特特6 (15〜150A)
4 (15〜100A)

長(15〜25A)

バルブ、ストレーナ、量水器等器具との接合(15〜50A)(15〜25A)

バルブ、ストレーナ、量水器等器具との接合(15〜50A)長長

水栓類の継手をご使用下さい。
ライニング鋼管から塩ビ管への連絡にはアダプター類の継手をご使用下さい。
テーパねじの器具との接続にはアダプター類の継手をご使用下さい。
平行ねじの器具との接続には

エポキシ
ライニング層

管端コア

0リング ライニング層

継手本体

エポキシ系
シール剤
ライニング鋼管

外面一層
ポリエチレン
被覆※ライニング鋼管製パイプニップルは日本水道協会品質認証センター認証登録外品です。

規

日本金属継手協会規格 JPF MP 008規格品、JIS B 2239同等品
国土交通省「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）」対応品
水道水（上水）、空調冷却水、雑用水（中水）、工業用水など
0〜40℃
5K 0.7MPa｛7.2kgf/cm 2｝
最高使用圧力10K 1.4MPa｛14.3kgf/cm 2｝

格

15〜150A

水道水（上水）、空調冷却水、雑用水（中水）、工業用水など
0〜40℃

最高使用圧力(20A)主な用途名称

商品名

ハウジング形管継手（グルーブ形）

略

ベストジョイントNベスト

ベストジョイントめっき品
連送管継手

圧力配管用ねじ込み式
可鍛鋳鉄製管継手

消 火号

Nベスト(G)
HB

規格材

質

JPF MP 006
消安センター
登録認定品

FCD 450-10

JPF MP 004
消安センター
登録認定品※3

FCMB 275-5※2

連送管継手
（PS）

PS-HB

圧力配管用ねじ込み式外面防食継手

PCHB継手（株）プロテリアル相互販売品

PCHB

消安センター
登録認定品

FCMB 275-5

消火配管用ねじ込み式外面防食継手

K-PLV継手K-PLV

JIS B 2301

FCMB 275-5

消火配管用溶接分岐サドル

ブランチサドル

WSH

消安センター
登録認定品

S25C

消火配管用ねじ込み式
可鍛鋳鉄製管継手

三方径違いチー

BRT

JIS B 2301

FCMB 275-5

消火配管用ねじ込み式
可鍛鋳鉄製管継手

径違いクロスBRCR

JIS B 2301

FCMB 275-5

水道連結型SP配管用
停滞水防止継手

停滞水防止継手SPF

日水協
品質認証センター
認証登録品

青銅鋳物

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手

ねじ込み式管継手（白・黒・PS）

JIS B 2301※3

FCMB 275-5

白黒PS

一 般

ステンレス鋼製ねじ込み式継手

ねじ込み式管継手

SUS

JIS B 2308準拠
JIS B 2220準拠

SUS304
SCS13

樹脂コーティング管継手

PL継手

PLJIS B 2301

FCMB 275-5

交差配管用継手

PL-U字管PL UジカンFCMB 275-5

メカニカル継手

NWジョイントNWFCMB 275-5

白-5KF、10KF
ねじ込み式フランジ（白・黒・PL・PS）

ねじ込み式フランジ

黒-5KF、10KF
PS-10KF

JIS B 2239
同等品※3

FCD 450-10

PL-5KF、10KF
水道用ライニング鋼管用
ねじ込み式管端防食継手

Cコア

Cコア

CDコア

CDコア

兼用形

給 水
ねじ込み式フランジ

水道用ライニング
Cコア-5KF
鋼管用ねじ込み式
Cコア-10KF
管端防食フランジ（Cコア）

交差配管用継手

管端防食U字管※1）水栓類、アダプター類は、BC6（青銅製）※2）
フランジは、FC250又はFCD450・JIS B 2239準拠品※3）PS継手の規格は母材についての規格です。

Cコア

Cコア Uジカン

JPF MP 003
日水協
FCMB 275-5※1
品質認証センター
認証登録品
JPF MP 008
JIS B 2239
同等品

FCD 450-10
FCMB 275-5

塗覆仕様
内面

外面

外面の色

サイズ

主な適合管種一次防錆塗料

一次防錆塗料赤色

32〜300A

亜鉛めっき

亜鉛めっき

めっき色

50〜150A

配管用炭素鋼鋼管
水配管用亜鉛めっき鋼管
圧力配管用炭素鋼鋼管

亜鉛めっき

亜鉛めっき

めっき色

3/4〜5B (20〜125A)

圧力配管用炭素鋼鋼管

塩化ビニル被覆

塩化ビニル被覆茶色

21/2〜5B (65〜125A)

消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管（STPG-VS）

塩化ビニル被覆

塩化ビニル被覆茶色

21/2〜4B (65〜100A)

消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管（SGV-VS）

電気亜鉛めっき

電気亜鉛めっき

めっき色

枝管 1/2〜3B (15〜80A)
主管 11/2〜6B (40〜150A)

配管用炭素鋼鋼管
水配管用亜鉛めっき鋼管
圧力配管用炭素鋼鋼管

亜鉛めっき

亜鉛めっき

めっき色

/2〜3B (15〜80A)/2〜3B (15〜80A)

配管用炭素鋼鋼管
水配管用亜鉛めっき鋼管

亜鉛めっき

亜鉛めっき

めっき色

(25×20×20×20〜
1×3/4×3/4×3/4〜21/2×21/2×2×2B 65×65×50×50A)

配管用炭素鋼鋼管
水配管用亜鉛めっき鋼管

無塗装

無塗装

亜鉛めっき

亜鉛めっき

無塗装

無塗装

亜鉛めっき

亜鉛めっき

無塗装

無塗装

エポキシ樹脂エポキシ樹脂鋳1125A)/4、1B (20、放3ポリブテン管・架橋ポリエチレン管・硬質ポリ塩化ビニル管等の剛性樹脂管配管用ステンレス鋼管
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管

めっき色

1

鋳放

1めっき色

1

鋳

放

1/8〜4B (6〜100A)

配管用ステンレス鋼管

エポキシ樹脂グレー

1/2〜6B (15〜150A)

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管

エポキシ樹脂グレー

1/2〜1B (15〜25A)

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管/2〜3B (15〜80A)

配管用炭素鋼鋼管
水配管用亜鉛めっき鋼管
圧力配管用炭素鋼鋼管
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管/8〜6B (6〜150A)/8〜6B (6〜150A)

配管用炭素鋼鋼管
水配管用亜鉛めっき鋼管/2〜6B (15〜150A)

亜鉛めっき
エポキシ樹脂

亜鉛めっき
エポキシ樹脂

めっき色
グレー

亜鉛めっき

亜鉛めっき

めっき色

15〜150A

無塗装

無塗装

鋳放

15〜150A

亜鉛めっき

亜鉛めっき

めっき色

15〜150A

エポキシ樹脂エポキシ樹脂グレー

15〜150A

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管

エポキシ樹脂エポキシ樹脂青色

1/2〜6B (15〜150A)

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管

エポキシ樹脂ポリエチレン被覆

青色

1/2〜4B (15〜100A)

内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管
外面一層ポリエチレン被覆ライニング鋼管

エポキシ樹脂エポキシ樹脂青色

15〜100A
15〜150A

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管

エポキシ樹脂エポキシ樹脂青色

3/4B (20A)

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管

1

配管用炭素鋼鋼管
水配管用亜鉛めっき鋼管

●このパンフレットに記載されている内容は、製品についての情報提供を目的として作成されているため、詳細については当社（本社、営業部または各営業所）までお問い合わせの上、施工を行って下さい。
●記載の規格・仕様等は、予告なく改訂することがありますので、ご了承下さい。
●このパンフレットに記載されている適用範囲外で製品をご使用になった場合、または当社に相談なく製品を改造して、ご使用になった場合に発生した事故等につきましては、当社では責任を負いかねますので、ご了承下さい。
●当社の印刷物には、すべての裏表紙の右下に発行日を記しています。
常にこの日付の新しいものをご覧いただくよう、お願い致します。最新の日付の確認は、当社までお問い合わせ下さい。
●パンフレット記載の規格・仕様は製品改良のため、予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

お問い合わせは

本 社・工 場

大 阪 府 岸 和 田 市 田 治 米 町 1 5 3 番 地 の 1（代） FAX ０７２〒５９６-0805 TEL ０７２（４４５）
０２８５（４４５）
０２９１

本社営業部

大 阪 府 岸 和 田 市 田 治 米 町 1 5 3 番 地 の 1〒５９６-0805 TEL ０７２（４４５）
６４４１
FAX ０７２（４４５）
６０１３

東京営業部

東 京 都 台 東 区 蔵 前 2 丁目1 7 番 4 号 J F E 蔵 前ビ ル 3 F〒１11-００51 TEL ０３（5823）
１６5１
FAX ０３（5823）
１６53

東北営業所

仙 台 市 宮 城 野 区 扇 町 2 丁 目 4 - 2 8〒９８３-００３４ TEL ０２２（２３８）３８６０
FAX ０２２（２３８）
３８８６

中部営業所

名古屋市中川区富船町4丁目1-8岡谷物流株式会社富船第2物流センター内1F〒454-0823 TEL ０５２（３５２）
４１９１
FAX ０５２（３５３）
５１５３

九州営業所

福 岡 市 博 多 区 西 月 隈 3 丁 目 2 番 2 7 号〒８１２-０８５７ TEL ０９２（４７１）
７４５６
FAX ０９２（４７１）
１８９４No.0190- ISO 9001
No.E1228- ISO 14001

NPF OFFICIAL HOMEPAGE

https://www.nippon-pf.co.jp

2023年5月改訂
202305-