JC3108496-2
普通電力量計：S1PS-RS17V,S2PS-RS17V,S3PS-RS17V,S4PS-RS17V

盤埋込型電子式電力量計 精密電力量計：SP3PS-RS17V,SP4PS-RS17V,SP3PS-RLS17V
無効電力量計：SV3PS-RS17V,SV4PS-RS17V,SV3PS-RLS17V※屋内耐候形※※：SP3PS-RLS17V，SV3PS-RLS17V は表示補償型です。

■特長
1.料金取引に使用できる証明用計器
日本電気計器検定所殿の型式承認を取得していますので検定を受けることで電気料金の取引にご使用いただけます。 ※一部の定格は型式承認を取得していません。
2.幅広いラインアップ
幅広い相線式に対応した普通電力量計、精密電力量計、無効電力量計をラインアップしています。
3.表示補償型をラインアップ
内蔵電池により停電時でも計量値を表示できる表示補償型をラインアップしています（累積停電８年間）。

■仕様項目種類相線式形名※１
型式承認番号
定格電圧(V)普通電力量計
単相 2 線式
S1PS− RS17V
第 4765 号

単相 3 線式
S2PS-RS17V
第 4766 号

三相 3 線式
S3PS-RS17V
第 4768 号100､/110200､240100

100、/110200(三相 4 線式は相電圧／線間電圧)

定格電流(A)
定格周波数（㎐）
計量値表
負荷使用状態
示
その他
乗率
出力方式
出
接点容量
力
パルス幅
パル パルス出 力設定(パ ル ス 重 み )ス
精度(誤差許容限度)
停電補償
外形寸法図(mm)外装色
質量（㎏）
取付・接続方式
設定
準拠規格

無効電力量計
(正相順、平衡電圧)※7※8

精密電力量計三相 4 線式
S4PS-RS17V
第 4771 号/110､100/173、/110/190､240/415

三相 3 線式
SP3PS− R(L)S17V
第 4767 号/110

三相 4 線式
SP4PS− RS17V
第 4770 号/110､100/173､※6/110/190､240/415/5

三相 3 線式
SV3PS− R(L)S17V
第 4769 号※5/110

三相 4 線式
SV4PS− RS17V
第 4772 号※5/110､100/173､※6/110/190､240/415/5、/1※4/5、/1※4/550、60※2
7 桁 LCD 表示
整数位 5 桁：00000.00(10 の整数べき倍、1/10 合成変成比倍) 、整数位４桁：0000.000 (合成変成比倍)0～125％を 5％単位で表示(LCD 表示) ※130%以上は「oF」を表示
動作(LCD 点滅)、無負荷、負荷、逆電流、相順(LCD 点灯)
10 の整数べき倍、合成変成比倍または 1/10 合成変成比倍
無電圧無接点(半導体リレー)
AC/DC125V 150mA
120±5ms
n10 倍パルスまたは計器固有パルス(2000pulse/kWh 等※3)を選択
n※10 倍パルスの場合「出力パルス(pulse/kWh)＝1／(乗率×パルス重み)」。パルス重みは 10 倍、1/1 倍、1/10 倍、1/100 倍に設定できます。
/5普通級(2.0％級)
精密級(1.0％級)
無効(2.5％級)(標準品)：計量値は不揮発性メモリ(EEPROM)で保持し、復電時再表示 (表示補償品)：停電時も表示(累積停電 8 年間)
W72×H144×D76.5（端子カバー込）
ケース：黒前面カバー：透明0.5
埋込取付・背面接続
変成比定数(合成変成比/乗率)、パルス重み、パルス出力：ロータリースイッチ
JIS C 1216-2
JIS C 1263-2※1 形名の記号は、以下の通りです。
R：逆方向電流の場合に計量しないこと、S17：発信装置の種類、Ｌ：表示補償型、Ｖ：埋込み取付背面接続※2 ご注文時に 50Hz または 60Hz を指定してください。 ※3 計器固有パルスは、定格電圧によって異なります。
※4 定格電流(/1A)は型式承認を取得しておりません。/1A は SP3PS-RS17V、SV3PS-RS17V のみ対応しております。 ※5 遅れ電流用のみ型式承認を取得しております。
※6 三相４線式（精密・無効電力量計）の定格電圧 100/173V 品は型式承認を取得しておりません。
※7 無効電力量計の表示補償型は遅れ電流用のみです。進み電流用の表示補償型はございません。
※8 無効の計量範囲 180°形を注文の場合、ご注文時にご指定ください。
※変成器付計器をご購入の際、標準配線工事であることをご確認ください。標準配線外の工事の場合は、弊社までお問い合わせください。

■負担相線式・定格電圧(V)

単相２線式

単相３線式
100

三相４線式

三相３線式

100,/110200

240

100,/110

200

50Hz

P1-P2:0.17

P1-P2:0.26

P1-P2:0.30

P1-P2: 0.17 P1-P2: 0.17
P3-P2: 0.01 P3-P2: 0.01

P1-P2:0.26
P3-P2:0.04

60Hz

P1-P2:0.17

P1-P2:0.26

P1-P2:0.30

P1-P2: 0.17 P1-P2: 0.17
P3-P2: 0.01 P3-P2: 0.01

P1-P2:0.26
P3-P2:0.04

50Hz

P1-P2:0.17

P1-P2:0.26

P1-P2:0.30

P1-P2: 0.17 P1-P2: 0.17
P3-P2: 0.01 P3-P2: 0.01

P1-P2:0.26
P3-P2:0.04

60Hz

P1-P2:0.17

P1-P2:0.26

P1-P2:0.30

P1-P2: 0.17 P1-P2: 0.17
P3-P2: 0.01 P3-P2: 0.01P1-P2:0.26
P3-P2:0.04

50Hz

1S-1L:0.05

1S-1L:0.05

1S-1L:0.05

1S-1L:0.05
3S-3L:0.05

1S-1L:0.05
3S-3L:0.05

1S-1L:0.05
3S-3L:0.05

60Hz

1S-1L:0.05

1S-1L:0.05

1S-1L:0.05

1S-1L:0.05
3S-3L:0.05

1S-1L:0.05
3S-3L:0.05

1S-1L:0.05
3S-3L:0.05

50Hz

1S-1L:0.05

1S-1L:0.05

1S-1L:0.05

1S-1L:0.05
3S-3L:0.05

1S-1L:0.05
3S-3L:0.05

1S-1L:0.05
3S-3L:0.05

60Hz

1S-1L:0.05

1S-1L:0.05

1S-1L:0.05

1S-1L:0.05
3S-3L:0.05

1S-1L:0.05
3S-3L:0.05

1S-1L:0.05
3S-3L:0.05

項目

電圧
回路

皮相
電力
(VA)

電力
損失
(W)

負担

電流
回路

皮相
電力
(VA)

電力
損失
(W)

/110 /110√3100/173,/110/190

240/415

P1-P0:0.14
P2-P0:0.01
P3-P0:0.01
P1-P0:0.14
P2-P0:0.01
P3-P0:0.01
P1-P0:0.14
P2-P0:0.01
P3-P0:0.01
P1-P0:0.14
P2-P0:0.01
P3-P0:0.01
1S-1L:0.05
2S-2L:0.05
3S-3L:0.05
1S-1L:0.05
2S-2L:0.05
3S-3L:0.05
1S-1L:0.05
2S-2L:0.05
3S-3L:0.05
1S-1L:0.05
2S-2L:0.05
3S-3L:0.05

P1-P0:0.17
P2-P0:0.01
P3-P0:0.01
P1-P0:0.17
P2-P0:0.01
P3-P0:0.01
P1-P0:0.17
P2-P0:0.01
P3-P0:0.01
P1-P0:0.17
P2-P0:0.01
P3-P0:0.01
1S-1L:0.05
2S-2L:0.05
3S-3L:0.05
1S-1L:0.05
2S-2L:0.05
3S-3L:0.05
1S-1L:0.05
2S-2L:0.05
3S-3L:0.05
1S-1L:0.05
2S-2L:0.05
3S-3L:0.05

P1-P0:0.30
P2-P0:0.05
P3-P0:0.05
P1-P0:0.30
P2-P0:0.05
P3-P0:0.05
P1-P0:0.30
P2-P0:0.05
P3-P0:0.05
P1-P0:0.30
P2-P0:0.05
P3-P0:0.05
1S-1L:0.05
2S-2L:0.05
3S-3L:0.05
1S-1L:0.05
2S-2L:0.05
3S-3L:0.05
1S-1L:0.05
2S-2L:0.05
3S-3L:0.05
1S-1L:0.05
2S-2L:0.05
3S-3L:0.05

当社が検定申請する際の条件(1～5 項)および使用負担(6 項)は下記を標準とします。下記以外の場合は、営業窓口までご連絡ください。
【1】.組合せ条件：対象変流器 1 台と対象計器 1 台を下記条件下で配線した場合に適用 ※１【2】対象計器：電子式普通電力量計 ※２【3】対象変流器：定格負担 15VA、定格一次電流 5A～4000A【4】二次導線適用範囲：(単線)導体径2.0mm：17m まで (より線)公称断面積 2.0mm2：10m まで、公称断面積 3.5mm2：18m まで、公称断面積 5.5mm2：29m まで ※３【5】二次導線の線種 ：600V ビニル電線（IV 線）【6】使用負担：3VA, 力率 1.00 ※４※１：変圧器との組合せ計器は対象外です。 ※２：電子式の精密電力量計、特別精密電力量計、無効電力量計および機械式電力量計は対象外です。 ※３：変流器～電力量計の往復の長さです。
※４：電力量計以外の計器がある場合、変流器の二次側に接続される電力量計、計器などの合計負担及び力率を使用負担として申請する必要があります。

©Toshiba Toko Meter Systems Co.,Ltd.

JC3108496-2■パルス出力出力方式
スイッチの種類

接点容量接点構成

パルス幅

S1(C1A-C1B)
C

半導体リレー

S2(C2A-C2B)

CA

AC/DC125V

B

オン抵抗８Ω(MAX)
D1

オープンコレクタ

計器定数(D1-D2)

120±5ms

150mA

無電圧無接点DC12V 10mA 以下

D2

約 0.13ms※計器定数(D1,D2)は、本計器の器差試験用や現地測定でご使用いただくものです。

■外形寸法図 (単位 mm)■盤取付穴寸法図 (単位 mm)

144

１３８ ＋１．０－０．０

６８＋０．７－０．０

1 台取付の場合＋０．７(Ｎ×７２－４) ー０7266.5

１３８ ー０＋１．０

10

Ｎ台取付の場合■ご注文方法
ご注文時、下記項目①.～⑦.をご指定ください。

①形名

種類

相線式

S1PS-RS17V
S2PS-RS17V
S3PS-RS17V
S4PS-RS17V
SP3PS-RS17V
SP3PS-RLS17V
SP4PS-RS17V

単相 2 線式100
普通
単相 3 線式
電力
三相３線式
100量計
三相 4 線式 ／110/√3／110
精密
三相３線式
電力
量計 三相４線式 ／110/√3／110②定格電圧(V)
/110
200
240
100/110200
100/173 /110／190 240/415/110/110
100/173 /110／190 240/415

SV3PS-RS17V

無効 三相３線式
SV3PS-RLS17V 電力
量計
SV4PS-RS17V
三相４線式 ／110/√3／110③定格電流(A)/110④周波数(Hz)⑤検定/5240/415

備考

S1・S2 の組合せをご指定ください。

/150/5/5/110／190

⑦指定項目

/560

有/1/110100/173⑥パルス
出力設定/5

無表示補償型(1)10n・10nn(2)10 ・2000 系
遅れ進み(3)10n・10000 系
電流用 電流用(4)2000 系・10000 系
遅れ電流用 表示補償型
遅れ進み
電流用 電流用※三相３線式計器の変圧器は、2 個使いの場合と３個使いの場合がありますので、ご注文時にご指定ください。
※無効電力量計は、遅電流用 90°形に加えて 180°形もラインアップしていますので、ご注文時にご指定ください。
ご指定のない場合は 90°形にて製作いたします。
●記載内容は、設計変更・その他の理由により変更させていただくことがあります。
●当カタログに掲載の各社デバイスおよびソフトウェア関連の商標・ロゴは、【営業部】〒105-0003
東京都港区西新橋 1 丁目 5 番 13 号（8 東洋海事ビル 5 階）TEL：03-6371-4359 FAX：03-6371-4332

日本およびその他の国における商標または登録商標です。

●

製品に関するお問合せは、弊社のホームページ『お問合せフォーム』もご利用いただけます。

注 意●●正しく安全にお使い頂くために、ご使用の前には必ず取扱説明書をよくお読みください。
製品の取付・接続の詳細については、取扱説明書を必ずお読みください。
安全のため、接続・交換作業は、電気工事、電気配線などの専門の技術を有する人が行ってください。

©Toshiba Toko Meter Systems Co.,Ltd