２０２４年 １月１２日
日本原子力発電株式会社

東海・東海第二発電所の近況について（２０２４年１月）
１．発電所の状況について（２０２４年１月１２日現在）
東海第二発電所
・２０１１年５月２１日から第２５回定期検査（法令改正に伴沸騰水型
い、定期事業者検査に名称変更）を実施中。
（電気出力１１０万 kW）（燃料装荷時期及び定期事業者検査終了日は未定）
東海発電所
炭酸ガス冷却型
・熱交換器本体等の原子炉領域以外の解体撤去工事を実施中。
（廃止措置中）２．東海第二発電所 新規制基準への対応について（１）安全性向上対策工事について安全性向上対策工事を安全第一で進めています。
各安全対策施設の設置に向けた工事状況について、主なものを添付資料１（東海第二発電所 安全性向上対策工事の実施状況）に掲載しています。
項 目状況（添付資料参照箇所）
Ⅰ．津波から電源やポンプを守る設備・防潮堤等を設置する工事
・安全上重要な設備を高台や地下に設置する工事
・実施状況
Ⅱ．電源を多様化する設備・高圧電源装置を設置する工事
Ⅲ．原子炉を冷やすための設備・低圧、高圧注水ポンプ等を設置する工事
・新たな水源を設置する工事
Ⅳ．発生した熱を海へ放熱する設備
・緊急用海水系等を設置する工事
Ⅴ．格納容器を冷却する設備
・代替循環冷却系を設置する工事
Ⅵ．環境を守る設備
・水素を取り除くための設備を設置する工事
Ⅶ．自然災害に備える設備
・耐震補強工事・防火帯を設置する等の工事
・竜巻対策のための工事（その他の工事等）
・排泥・残土置場造成工事
添付資料１：東海第二発電所 安全性向上対策工事の実施状況

（２）鋼製防護壁工事において確認された事象について
東海第二発電所の防潮堤工事のうち、鋼製防護壁南基礎の工事において、２０２３年６月に地中連続壁部の壁面の一部に、コンクリートの未充填及び鉄筋の変形等が確認されたことから、当該工事を中断したうえで、請負会社とともに調査を行ってまいりました。
（１０月月例プレスにてお知らせ済み）
調査の結果、鋼製防護壁南基礎のコンクリート未充填は、地中連続壁部の剛結継手部※に集中しており、鉄筋の変形は、一部の鉄筋にのみ確認しました。
調査結果に基づき対策を検討した結果、現時点において、当社としては施工予定の中実部の鉄筋を増やすことで、当初計画していた強度を十分に保つことが出来ると評価しています。今後の工事において、適切に対応してまいります。（添付資料２）
鋼製防護壁北基礎においても類似する事象が確認されており、現在、中実部を掘削し、各壁面の観察、地山側の壁面に対する音響探査等を行っております。今後、これらの調査結果がまとまり次第、お知らせしてまいります。
なお、本事象による東海第二発電所の既存の安全設備への影響はありません。
※地中連続壁に生じる力を連続的に伝達するため、隣接するブロック（エレメント）同士の鉄筋を重複させる区間。

添付資料２：鋼製防護壁南基礎調査結果に基づく対策（概要）（３）適合性確認審査申請関係について
原子力規制委員会による審査会合について、以下のとおり開催されました。
・２０２３年１２月 ７日
東海第二発電所所内常設直流電源設備（３系統目）に係る設計及び工事計画認可申請書添付書類他における記載誤りについて
・２０２３年１２月２１日
東海第二発電所 特定重大事故等対処施設に係る設計及び工事計画変更認可申請について(非公開)
３．プレス及びホームページ掲載実績について（２０２３年１２月８日～２０２４年１月１２日）（１）法律に基づく報告に該当する重要な事象（０件）（２）その他の情報①プレス発表（２件）
・２０２３年１２月２０日
・２０２３年１２月２１日

東海第二発電所の原子炉設置変更許可について（震源を特定せず策定する地震動に係る新規制基準改正への対応）
東海発電所 廃止措置計画の工程変更に伴う変更届の提出について②お知らせプレス（１件）
・２０２４年 １月１２日
東海・東海第二発電所の近況について（２０２４年１月）③ホームページ掲載（発電所からのお知らせ）（０件）④取材案内（０件）

４．イベント情報等について（１）一般見学会について
東海第二発電所周辺にお住まいの皆さまを対象とした、応募制による一般見学会を開催しています。
東海第二発電所で実施している、防潮堤の建設工事や高圧電源装置置場の設置工事等の安全性向上対策工事を中心に、発電所構内をバス車内からご見学いただけます。
参加をご希望される方は、当社ホームページをご確認のうえ、お申込みください。
＜開催日程＞
開催日

開催時間

お住まいの地域

13:00～15:30

東海村
日立市
常陸太田市
那珂市
ひたちなか市
水戸市
高萩市
常陸大宮市
大子町
城里町
笠間市
大洗町
茨城町
鉾田市
小美玉市

2024年 1月 7日(日)2024年 1月23日(火)2024年 2月 4日(日)2024年 2月21日(水)2024年 3月10日(日)2024年 3月21日(木)

申込締切

受付終了

2024年 1月19日(金)2024年 2月 9日(金)2024年 2月16日(金)※定員は各回２０名。定員を超えた場合は抽選となります。
（２）東海原子力館別館からのご案内①東海原子力館別館 ふれあい広場におけるギャラリー展示
地域の皆さまの作品を展示しています。
【開催中】○つるし雛展
日時：２０２４年１月４日（木）～３月３１日（日）（最終日は１３：００まで）
内容：早春を彩る「つるし雛」の季節になりました。２０２４年の干支の龍や這い子人形、うさぎ人形、桜、七宝鞠、春駒等による色とりどりのたくさんのつるし雛の展示が、皆さまをお待ちしております。
濱島 美智子様、川上 恵子様、佐藤 和枝様、仲田 京子様、小林 集江様による作品展です。
○冬の２館スタンプチャレンジ
日時：２０２４年１月１３日（土）～２０２４年３月３１日（日）内容：茨城原子力協議会 原子力科学館、東海原子力館別館の２つの展示館をまわりスタンプを集めていただくと、２展示館目で素敵な記念品を贈呈いたします。

（３）水戸コミュニティ放送「ＦＭぱるるん」でのラジオ放送開始
ＦＭぱるるんで放送される以下の番組に、２０２４年１月から月に１回程度、当社社員が出演し、東海・東海第二発電所の情報や、イベント情報等をご案内します。
番 組 名：「すぎたかことよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょ～」
放送日時：毎週木曜日 １８:００～１８:１５(再放送 毎週金曜日 １０:３０～１０:４５)以上

〔添付資料１〕 東海第二発電所 安全性向上対策工事の実施状況
現場で実施している作業※

項 目状況参照シート

Ⅰ．津波から電源やポンプを守る設備

Ⅰ・防潮堤等を設置する工事○鋼管杭打設（防潮堤（南側））○鉄筋カゴ設置（防潮堤（東側））○鉄筋コンクリート防潮壁躯体工（防潮堤（北側））○地盤改良 他（緊急時対策所建屋、可搬型設備保管場所）

・安全上重要な設備を高台等に設置する工事

・[継続]
・[継続]
・[継続]
・実施状況[更新]

Ⅱ．電源を多様化する設備

Ⅰ・高圧電源装置を設置する工事○躯体工（常設代替高圧電源装置置場）

・[継続]○躯体工（代替淡水貯槽等）

・[継続]・緊急用海水系等を設置する工事○躯体工（緊急用海水ポンプピット）○躯体工（シビアアクシデント用海水ピット等）

・[継続]
・[継続]

Ⅴ．格納容器を冷却する設備

Ⅰ

Ⅲ．原子炉を冷やすための設備
・低圧、高圧注水ポンプ等を設置する工事
・新たな水源を設置する工事

Ⅳ．発生した熱を海へ放熱する設備

・代替循環冷却系を設置する工事

Ⅵ．環境を守る設備
・水素を取り除くための設備を設置する工事○タワークレーン等設置

Ⅶ．自然災害に備える設備

Ⅰ

Ⅰ

・耐震補強工事○上部構造補強（主排気筒耐震補強）○躯体補強（取水路・海水ポンプ室）○耐震補強（燃料取替機）○設置工事（重油貯蔵タンク）○タワークレーン等設置○竜巻対策（既設海水ポンプ室）

・[継続]
・[継続]
・[継続]
・[継続]
・[継続]
・[継続]

Ⅰ
○排泥・残土置場造成

・[継続]・防火帯を設置する等の工事
・竜巻対策のための工事（その他の工事等）
・排泥・残土置場造成工事※：作業が終了したもの（今後検査を受けるものを含む）は除きます・[継続]新規：新たにお知らせする工事
更新：工事状況を更新している工事
継続：先月から作業継続している工事

1

安全性向上対策工事の実施状況〇躯体工 他(緊急時対策所建屋、可搬型設備保管場所)

緊急時対策所建屋の設置、緊急用資機材の高所配備
可搬型設備の保管場所の設置

防潮堤高さよりも高い高台（標高20m以上）に、緊急時対策所建屋、電源車やポンプ車等の可搬型設備の保管場所を設置【現在の工事状況】
・緊急時対策所建屋の躯体工を継続して実施中
・緊急時対策所建屋に設置する発電機用の燃料油貯蔵タンク設置に向けた作業を継続して実施中

撮影方向

標高20m以上

標高11m

標高8m

・可搬型設備保管場所の設置工事を継続して実施中
緊急時対策所建屋（イメージ）

緊急時対策所建屋
可搬型設備保管場所

燃料油貯蔵タンク基礎

2

〔添付資料２〕鋼製防護壁南基礎調査結果に基づく対策（概要）
コンクリートの未充填箇所
鉄筋の変形箇所
コンクリートの未充填と想定する場所：：：【イメージ図（上部から）】

中実部

中実部

（コンクリート充填）（コンクリート充填）

地山側

地山側

当初予定の鉄筋追加で配筋（補強）

事 象

原 因

対 策（概 要）コンクリートの未充填• 掘削機の繰返し荷重等による溝壁のはらみ出し（せり出し）• はらみ出した土の崩落• 地中連続壁の中実部側のコンクリート未充填については、中実部の施工にあわせて補修を行います。
• 地中連続壁の地山側のコンクリート未充填については、目視できないことから、剛結継手部の地山側に保守的に未充填部を想定し、その分を補完するように中実部に代替鉄筋を追加します。

鉄筋の変形• 堆積土砂等を撤去するための治具の接触• 後行で入れる鉄筋かごを建込む際の接触• 地中連続壁で損傷を受けている鉛直鉄筋及び水平鉄筋については、保守的に、構造強度上の期待はせずに、設計の裕度を満足するよう中実部に代替鉄筋を追加してコンクリートを充填します。

〔参考資料：10月月例プレスでお知らせ済み〕鋼製防護壁工事において確認された事象について

防潮堤鳥瞰図及び
本事象発生位置
防潮堤
鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁
鉄筋コンクリート防潮壁
鋼製防護壁

鋼製防護壁概要図

部の掘削時に本事象を確認

撮影方向

①上部から
鋼製防護壁

15.5m
15.5m

②正面から
鋼製防護壁
▼T.P.+3.2m

本事象
発生位置

コンクリートの未充填※及び鉄筋の変形等の状況(例)▼T.P.-50m
T.P.-56m▼
南基礎

北基礎※：コンクリート未充填は壁面の広範囲で確認。
（写真は調査のため一部のコンクリートを除去した状態）【鋼製防護壁基礎構築手順】
取水構造物（既設）(工事前)

地中連続壁部の溝掘削、鉄筋コンクリート壁構築

地中連続壁部の完成

中実部の掘削【現状】

中実部の鉄筋コンクリート構築