WS-3018985(4)パルス変換器ＫＥ１１Ａ
仕様書

WS-3018985(4)目次

概 要 ....................................................................................................................................................... 2
構 成 ....................................................................................................................................................... 2
機 能 ....................................................................................................................................................... 3
本体各部の名称 ................................................................................................................................. 3
本体の接続例 ...................................................................................................................................... 4
保 証 ....................................................................................................................................................... 5• 保証の範囲と生産中止後のお取り扱い ..................................................................... 5• 有償業務の範囲 .................................................................................................................... 5
仕 様 ....................................................................................................................................................... 6
性 能 ....................................................................................................................................................... 7• 電気的特性 .............................................................................................................................. 7• 外部条件的特性 .................................................................................................................... 8外形寸法図 ........................................................................................................................................... 91

WS-3018985(4)

概要「パルス変換器」 ＫＥ１１Ａは、発信装置付電力量計、またはパルス検出器などからの入力を受け、パルス数やパルス幅の変換を行うことで、受量器側に適合したパルスを出力する装置です。

構成＜本 体＞
パルス変換器 ＫＥ１１Ａ

1台

＜付属品＞
１.

取扱説明書

１部

２.

壁掛用木ねじ φ５.１×２５ｍｍ

２本◇実際に製品を使用される場合は、必ず製品に付属の取扱説明書をお読みください。
◇本書の内容を無断で転載することを固くお断りいたします。

2

WS-3018985(4)機能

本装置は、下記に示す入力パルスに対し、出力パルスの対応が可能です。
ｐｕｌｓｅ/ｋＷｈ ［ｋＷｈ/ｐｕｌｓｅ］
出力パルス
入力パルス

出力１出力２出力３（C1A-C1B）（C1-C0）（C2A-C2B）

入力１１０ｎ１０ｎ

入力と同じ（R1-R0）

任意任意（スルー出力）

本体各部の名称②キー操作部①ＬＥＤ表示部AC100/110V③リセットボタン④電源用端子台⑤信号用端子台3

WS-3018985(4)本体の接続例

ＫＥ１１Ａ 本体

電力量計類

Ｃ１Ｃ２
Ｒ１ＣＡ

Ｒ０ＣＢ

オープンコレクタ
出力端子
無電圧ａ接点
出力端子ＮＣ
補助電源（※）
ＡＣ１００Ｖ／
ＡＣ１１０Ｖ

ＭＡ

ＮＣ

ＭＢ

Ｃ１Ａ
Ｃ１Ｂ

ＦＧ１Ｃ１Ｃ０

ＦＧ２

Ｃ２Ａ
Ｃ２Ｂ

（※）本製品の電源となりますので、施工が必要です。

4（出力１）受量器（出力２）受量器（出力３）受量器

WS-3018985(4)保証

保証の範囲と生産中止後のお取り扱い
保証期間は、本装置を納入後１年といたします。
保証期間中に当社が納入した本装置に欠陥があるときは、無償で修理・交換いたします。
（原則として、本装置を引き取り修理させていただきます。）
ただし、下記の項目に該当するときは、修理を有償とさせていただきます。
・本装置を取扱説明書に記載されていない不適当な取り扱いでご使用になった場合
・故障の原因が当社以外の理由による場合
・当社以外の改造・修理による場合・天災・当社以外の人災などによる場合
保証は、本装置の保証を意味するもので、本装置の故障で誘発される損害についてはご容赦ください。
本装置は生産中止後の修理対応期間を５年間といたします。但し､５年以内であっても修理用部品の在庫が無くなった場合は、当該部品を必要とする修理対応ができなくなる場合がございます。
本書に記載されていない内容で不明な点につきましては、当社にお問い合わせください。

有償業務の範囲
次のような場合は、別途費用を申し受けます。
・取り付け調整指導、または試運転立会い
・保守・点検、調整・技術指導、および技術教育
・本装置に付属の取扱説明書、試験成績書などの再発行または付属部数以上に必要な場合

5WS-3018985(4)仕様

項目

名 称型 名内容

パルス変換器
ＫＥ１１Ａ

入力１

無電圧ａ接点またはオープンコレクタ
DC12V±10% 10mA
パルス幅 10msec 以上
最大入力周波数 16.7Hz

出力１、出力２2 点(C1A-C1B、C１-C０)無電圧ａ接点
AC/DC110V 0.1A 以下 10VA 以下 500mW 以下
パルス幅 120±5msec/40±4msec

入力

出出力３力

伝送距離
表 数字ＬＥＤ示 ＬＥＤランプキ 操作ー 決定操
作 数字送り桁移動

1 点(C2A-C2B) 無電圧ａ接点
AC/DC110V 0.1A 以下 10VA 以下 500mW 以下
パルス幅 入力と同じ（スルー出力）
最大 500m （CVVS 線 1.25mm2 使用）
パルス定数、合成変成比、パルス幅 等 (赤色 5 桁数字表示)
動作、設定、確認、入力 （全て赤色）
動作／設定／確認のモード変更
モード変更、設定内容の確定
表示の切り替え、設定データの数値変更
表示の切り替え、設定データの桁移動

電 源

AC100V/110V±10%、50/60Hz 共用、5VA 以下

使用環境
雰囲気
取付方法
外形寸法
質 量

-10～+55℃、90%RH 以下 (非結露時)
腐食性ガスのない場所、一般工業計器並
壁掛け取り付け、ＩＥＣレール取り付け兼用
83mm (W)×189.5mm (H)×85mm (D) (突起部含まず)
約 500 g6

WS-3018985(4)

性能

電気的特性
項目

内容

１．電圧特性

定格周波数(50Hz、60Hz)のもとで、補助電源電圧を定格電圧の 90%及び 110%の電圧とした時に動作に異常が無いこと。

２．周波数変動特性

補助電源電圧を定格電圧(AC100V)とし、定格電源周波数を最大±10%変動させた時に動作に異常が無いこと。

３．耐雑音特性下記に示す衝撃性パルスを補助電源回路相互間(ノーマルモード)、補助電源回路とベース間(コモンモード)に加えた場合に動作に異常が無いこと。
項目
試験条件
パルスの高さ1500V
パルスの幅
50ns 及び 1000ns
パルスの立ち上がり
1ns
パルスの極性
正及び負パルスの位相非同期パルスの繰り返し
52.5Hz
パルスの印加時間
3 分間以上４．自己加熱特性

40℃の周囲温度の中で定格電圧による 120 分の連続動作試験を行ったとき、内部温度上昇が部品定格内であること。試験中の動作に異常が無いこと。

５．絶縁抵抗外部端子一括とベース間で 100MΩ以上あること。(DC500V メガー使用)

６．商用周波耐電圧

補助電源端子一括とベース間に AC2000V を 1 分間印加後、動作に異常の無いこと。

７．衝撃波絶縁耐力

補助電源端子間、入出力端子一括とベース間に±5kV(1.2×50μs)の雷インパルスを各 3 回印加後、動作に異常が無いこと。

８．パルス応答特性

検出可能な入力パルスに対して、3 ページの「機能」に記載の表に示す出力パルスを出力すること。

９．使用負担補助電源の使用負担は定格電圧・定格周波数の下で 5VA 以下であること。

7WS-3018985(4)

外部条件的特性項目

１．温度サイクル

内容23℃→55℃→-20℃の各温度に 3 時間以上放置することを 1 サイクルとして、3 サイクル実施したとき、補助電源電圧が定格電圧、定格周波数のもとで、動作が正常であること。

２．湿度特性

周囲温度が+40℃、相対湿度が 95%以上の雰囲気の中で、動作が正常であること。

３．外部磁界特性

補助電源が定格電圧・定格周波数の下で外部磁界(直径 1m・100AT)を加えても動作が正常であること。

４．振動特性

上下、左右、及び前後の方向に、JISC60068-2-6(環境試験方法電気・電子-正弦波振動試験方法)の方法により、振動数 16.7Hz、複振幅 4mm の振動をそれぞれ 1 時間加えた場合に内部構造、動作に異常が無いこと。

５．衝撃特性

鉛直方向及びこれと直角方向に JISC60068-2-27(環境試験方法電気・電子-衝撃試験方法)の方法により、最大加速度 500m/s2 の衝撃をそれぞれ 2 回加えた場合に内部構造、動作に異常が無いこと。

６．停電の影響復電後に正常動作すること。

10WS-3018985(4)AC100/110V

外形寸法図

9

WS-3018985(4)パルス変換器KE11A 仕様書

仕様書 Ver1.1
2011年10月

初版発行

2016年 7月

第２版発行

2018年 6月

第３版発行

2019年 7月

第４版発行

東光東芝メーターシステムズ株式会社〒104-0032 東京都中央区八丁堀2丁目14番4号(ヤブ原ビル5階)
TEL：03-6371-4359 FAX：03-6371-4332
URL http://www.t2ms.co.jp/
CopyrightⒸToshibaTokoMeterSystemsＣo.,Ltd.All Rights Reserved.
本仕様書の記載は、改良などの設計変更により、お知らせする事なく変更する場合があります。
また、仕様書の一部または全部を当社の許可なく、他に転用する事を禁じさせて頂きます。
WS-3018985(4)10