JC3037757-7

盤埋込型電子式電力量計
普通級／精密級／無効,屋内耐候形, 通信機能付,ＳｍａＭｅ－ＴｙｐｅＶ ※1

型式承認取得品■概要
本製品は埋込取付背面接続に適応したスマートメーターです。普通電力量計、精密電力量計、無効電力量計をラインアップしており、スマートコミュニティの高圧配電盤や発電機毎の電力関連データ収集にご利用頂けます。

■特長●通信機能搭載
電力量、30 分値、瞬時電流値などを電文データで出力しますので、検針システムやエネルギー管理システムの構築にご利用いただけます。
●普通電力量計、精密電力量計、無効電力量計※2 をラインアップ
普通電力量計、精密電力量計に加え、無効電力量計もラインアップしておりますので、平均力率の計算などにご利用いただけます。
●停電時表示機能搭載※3
本体に電源電圧が供給されない場合でも計量値を表示しますので、定期点検等における停電時の計量値確認にご利用いただけます。

SP3PS-RLNS17V※1：『SmaMe』は東光東芝ﾒｰﾀｰｼｽﾃﾑｽﾞ㈱の登録商標(第 5542012 号)です。 ※2：無効電力量計は遅れ電流用です。 ※3：停電時表示(電池)の有効期間は累積停電時間 7 年間です。電池消費後は AC 電源を印加してください。

■仕様種類
普通電力量計項目相線式 単相 2 線式
単相 3 線式 三相 3 線式
形名 (注 1)) S1PS− RLNS17V
S2PS-RLNS17V
S3PS-RLNS17V型 式 承 認 番 号 第 3956-1 号 第 3957-1 号 第 3959-1 号
定格
電圧 (V)
100､/110100、/110(三相 4 線式は相電圧/線間電圧)
100200､240200
定定表
示
乗出力パルス
精停外外
質
取設
準精密電力量計
三相 4 線式
S4PS-RLNS17V
第 3969-1 号/110､100/173､(注 5)/110/190､240/415

三相 3 線式
SP3PS− RLNS17V
第 3958-1 号/110

三相 4 線式
SP4PS− RLNS17V
第 3968-1 号/110､100/173､(注 5)/110/190､240/415/5

無効電力量計
(正相順、平衡電圧)
三相 3 線式
三相 4 線式
SV3PS− RLNS17V
SV4PS− RLNS17V
第 3960 号-1 (注 4) 第 3970-1 号(注 4)/110､/110
100/173､(注 5)/110/190､240/415/5, /1 (注 6)/5格
電流 (A)/5/5, /1 (注 6)
格 周 波 数 (Hz)50、60(注 2)
計量値 7 桁 LCD 表示
整数位 5 桁：00000.00(10 の整数ベキ倍、1/10 合成変成比倍) 、整数位４桁：0000.000 (合成変成比倍)負 荷 使 用 状 態 0～125％を 5％単位で表示(LCD 表示)
その他 動作(LCD 点滅)、無負荷、負荷、逆電流、相順(LCD 点灯)
率 ) 10 の整数ベキ倍(全負荷電力により決定)、合成変成比倍または 1/10 合成変成比倍出力
方式 無電圧無接点(半導体リレー)接点
容量 AC/DC125V 150mA
パルス
幅 120±5ms
出力パルス単位
10 べきパルスまたは計器固有パルス(2000pulse/kWh 等 (注 3))を選択(パ ル ス の 重 み )※10 べきパルスの場合「出力パルス(pulse/kWh)＝1／(乗率×パルスの重み)」。パルスの重みは 10 倍、1/1 倍、1/10 倍、1/100 倍に設定できます。
度(誤差許容限度) 普通級(2.0％級)
精密級(1.0％級)
無効(2.5％級)
電補償 計量値は不揮発性メモリ(EEPROM)で保持。停電時も表示(累積停電 7 年間)
形
寸法 (mm) W72×H144×D76.5（端子カバー込み）
装色 ケース：マンセルコード N1.5
前面カバー：透明量 (kg) 0.5付 ・ 接 続 方 式 埋込取付・背面接続 端子取付ねじ M4
定 変成比定数(合成変成比/乗率)：ロータリースイッチ。 パルス重み、パルス出力：ロータリースイッチ。
拠
規格 JIS C 1271
JIS C 1273

(注) 1. 形名の記号は下記を示します。 R：逆方向無計量、 Ｓ１７：発信装置の種類、Ｌ：表示補償型、Ｖ：埋込形背面接続
2. ご注文時に 50Hz または 60Hz を指定してください。 3. 計器固有パルスは定格電圧によって異なります。 4. 遅れ電流用のみ型式承認を取得しております。
5. 三相４線式（精密・無効電力量計）の 100/173V 定格は型式取得しておりません。 6. /1A 品は型式承認を取得していません。

■負担相線定格電圧(V)電圧回路

皮相電力(VA)

電力損失
(W)

式
100, 110

単相 2 線式
200240

電流回路

電力損失
(W)

三相３線式
100, 110200
P1-P2:0.22
P3-P2:0.01

P1-P2:0.31
P3-P2:0.04

50Hz

P1-P2:0.22

P1-P2:0.31

P1-P2:0.35

P1-P2:0.22
P3-P2:0.01

60Hz

P1-P2:0.22

P1-P2:0.31

P1-P2:0.35

P1-P2:0.22
P3-P2:0.01

P1-P2:0.22
P3-P2:0.01

P1-P2:0.31
P3-P2:0.04

50Hz

P1-P2:0.22

P1-P2:0.31

P1-P2:0.35

P1-P2:0.22
P3-P2:0.01

P1-P2:0.22
P3-P2:0.01

P1-P2:0.31
P3-P2:0.04

60Hz

P1-P2:0.22

P1-P2:0.31

P1-P2:0.35

P1-P2:0.22
P3-P2:0.01

P1-P2:0.22
P3-P2:0.01

P1-P2:0.31
P3-P2:0.04

50Hz

1S-1L:0.05

1S-1L:0.05

1S-1L:0.05

1S-1L:0.05
3S-3L:0.05

1S-1L:0.05
3S-3L:0.05

1S-1L:0.05
3S-3L:0.05

60Hz

1S-1L:0.05

1S-1L:0.05

1S-1L:0.05

1S-1L:0.05
3S-3L:0.05

1S-1L:0.05
3S-3L:0.05

1S-1L:0.05
3S-3L:0.05

50Hz

1S-1L:0.05

1S-1L:0.05

1S-1L:0.05

1S-1L:0.05
3S-3L:0.05

1S-1L:0.05
3S-3L:0.05

1S-1L:0.05
3S-3L:0.05

60Hz

1S-1L:0.05

1S-1L:0.05

1S-1L:0.05

1S-1L:0.05
3S-3L:0.05

1S-1L:0.05
3S-3L:0.05

1S-1L:0.05
3S-3L:0.05

負担
皮相
電力(VA)

単相３線式
100

三相４線式
110/√3／110
P1-P0: 0.18
P2-P0: 0.01
P3-P0: 0.01
P1-P0: 0.18
P2-P0: 0.01
P3-P0: 0.01
P1-P0: 0.18
P2-P0: 0.01
P3-P0: 0.01
P1-P0: 0.18
P2-P0: 0.01
P3-P0: 0.01
1S-1L: 0.05
2S-2L: 0.05
3S-3L: 0.05
1S-1L: 0.05
2S-2L: 0.05
3S-3L: 0.05
1S-1L: 0.05
2S-2L: 0.05
3S-3L: 0.05
1S-1L: 0.05
2S-2L: 0.05
3S-3L: 0.05

100/173, 110/190

P1-P0: 0.22
P2-P0: 0.01
P3-P0: 0.01
P1-P0: 0.22
P2-P0: 0.01
P3-P0: 0.01
P1-P0: 0.22
P2-P0: 0.01
P3-P0: 0.01
P1-P0: 0.22
P2-P0: 0.01
P3-P0: 0.01
1S-1L: 0.05
2S-2L: 0.05
3S-3L: 0.05
1S-1L: 0.05
2S-2L: 0.05
3S-3L: 0.05
1S-1L: 0.05
2S-2L: 0.05
3S-3L: 0.05
1S-1L: 0.05
2S-2L: 0.05
3S-3L: 0.05

©Toshiba Toko Meter Systems Co.,Ltd240/415
P1-P0: 0.35
P2-P0: 0.05
P3-P0: 0.05
P1-P0: 0.35
P2-P0: 0.05
P3-P0: 0.05
P1-P0: 0.35
P2-P0: 0.05
P3-P0: 0.05
P1-P0: 0.35
P2-P0: 0.05
P3-P0: 0.05
1S-1L: 0.05
2S-2L: 0.05
3S-3L: 0.05
1S-1L: 0.05
2S-2L: 0.05
3S-3L: 0.05
1S-1L: 0.05
2S-2L: 0.05
3S-3L: 0.05
1S-1L: 0.05
2S-2L: 0.05
3S-3L: 0.05.

JC3037757-7■パルス出力仕様■通信仕様

出力ｽｲｯﾁの種類
S1（C1A－C1B）

半導体ﾘﾚｰ（D1－D2）ｵｰﾌﾟﾝｺﾚｸﾀ方式
接 点 構 成無電圧無接点ｵﾝ抵抗 8Ω(MAX)

接点容量

パルス幅

AC/DC125V
150mA

120±5ms

DC12V 10mA 以下

0.13ms 以上■外形寸法図 (単位 mm)

通信方式

半二重通信方式(RS-485 準拠)

同期方式
通信速度(bps)
接続台数
配線距離
推奨ｹｰﾌﾞﾙ

調歩同期方式
9600, 19200(出荷時設定済み)
最大 32 台(上位機器含む)
最大 500m
FCPEV-φ0.9-2P■パネルカット寸法(単位 mm)＋０．７(Ｎ×７２－４) ー０

１３８ ー０

１３８ ＋１．０－０．０

144
72＋１．０６８＋０．７－０．０

1066.5

1 台取付の場合

Ｎ台取付の場合■接続図●単相２線式（CT 付の場合）●単相３線式・三相３線式（CT 付の場合）●三相４線式（CT 付の場合）
３Ｐ４Ｗ，ＣＴ，TypeV

121S

C1A

1L

C1B

123

C1A

1L

C1B

1230

NC

NC

1S

C1A

1L

C1B

2S

NC

NC

2L

NC

SG

3S

SG

3S

SG

NC

D13L

D13L

D1NC

D2NC

D2P0

D2P1P1

P1P2

P2

P2

NC

P3P3

******************************●三相３線式（VT・CT 付の場合）●単相２線式（VT・CT 付の場合）

121S

1S

C1A

1L

C1B

2 トランスの場合

3 トランスの場合

123123

1S

C1A

1L

C1B

NC

NC
NC

1S

C1A

1L

C1B

1S

C1A

1L

C1B

2L

NC

P012302SNCNC●三相４線式（VT・CT 付の場合）

NC

SG

3S

SG

3S

SG

3S

SG

NC

D13L

D13L

D13L

D1NC

D2NC

D2NC

D2P0

D2P1

P1

P1

P1
P2

P2

P2P2

NC

P3

P3

P3

****************************************※D1,D2 端子は本計器の器差試験用・オープンコレクタパルス出力端子で、器差試験時に使用するものです。
●。

検索
東光東芝
営業推進部〒104-0032東京都中央区八丁堀2丁目14番4号（ヤブ原ビル5階）
TEL：03-6371-4359 FAX：03-6371-4332
製品に関するお問合せは、下記の弊社ホームページ『お問合せフォーム』をご利用ください。
http://www.t2ms.co.jp/contact.htm

注 意

●
●

正しく安全にお使い頂くために、ご使用の前には必ず取扱説明書をよくお読みください。
製品の取付・接続の詳細については、取扱説明書を必ずお読みください。
安全のため、接続・交換作業は、電気工事、電気配線などの専門の技術を有する人が行ってください。

●記載内容は、設計変更その他の理由により、変更させて頂くことがあります。
●当カタログに掲載の各社デバイスおよびソフトウェア関連の商標およびロゴは、日本およびその他の国における商標または登録商標です。

©Toshiba Toko Meter Systems Co.,Ltd.