配管用温度コントローラ LH100
配管用温度コントローラLH100は、スリムな本体にSSRを内蔵した調節計です。施工時間を大きく短縮するプッシュイン接続コネクタ。RS-485通信、デジタル入力、イベント出力を標準搭載し、コストメリットの高い温度制御をご提供します。

■特長

●SSR
（MAX７A）を内蔵したコンパクトな調節計
ヒータと接続することで、省スペース・省配線な温度制御が可能です。
LH100（設定表示器なし）●通信機能や警報機能を標準搭載
RS-485通信、デジタル入力、イベント出力を標準搭載しており、グラフィックパネルなどを利用した集中制御・監視を実現できます。

■形●脱着式、プッシュイン接続コネクタを採用
脱着式コネクタに配線を接続してから一括取付けに対応し、現場での配線工数・作業時間を低減します。

LH110（設定表示器あり）

式

LH1□□-NN
設定表示器
0：なし
1：あり

●安全面にも優れた設計
本体にヒューズ※1とリレーを内蔵しており、負荷ショート時の大電流や機器異常時の負荷電源を遮断します。

追加機能
0：なし
1：防湿処理※2※1お客様による交換はできません※2 UL、CE、UKCA は不適合です●柔軟な取付け垂直配管、水平配管に取付け可能。
また本体を直接DINレールに取付けできるので、配管温度以外の制御にもお使い頂けます。
●使いやすい設定表示器（設定表示器あり仕様）
本体から直接パラメータ設定・確認ができます。設定表示器は縦・横どちらの向きにも取付けでき、見やすく操作しやすい設計です。
●運転状況を前面LEDでお知らせ（設定表示器なし仕様）
起動状態や通信、イベント出力中など本体前面のLEDでお知らせします。パラメータ設定・確認は通信や専用ソフトウェアから可能です。
●専用ソフトウェア（当社ホームページより無償ダウンロード）
本体とパソコンをUSBエンジニアリングケーブル（別売）で接続しパラメータを一括設定。USBバスパワー対応します。
●国際安全規格CEマーキングおよびUKCA、cULに適合しています。

1PC-133-1

LH100■各部の名称と機能■端子と機能⑥
注意A

電源ラインの渡り配線をする場合は、各機器の消費電流の合計が 15A 以下になるようにしてください。

B※A、B 端子間はコネクタ内部で接続されていますので、渡り配線が容易です

②

背面側

前面側

①

電源・ヒータ用コネクタ④③

機器内部構成内部保護
リレー内蔵ヒューズ⑤

LH100（設定表示器なし）

⑦

LH110
（設定表示器あり）

制御出力

電源

※電源L（１A、１B）
ー制御出力L（４A、４B）間は、SSRで、ON/OFFしています。
※内蔵ヒューズの交換は不可です。

PWR ・通常起動状態（緑点灯）
・電源投入、USBバスパワー動作、内蔵リレーオープン状態（緑点滅/０．
５秒周期）・システムエラー発生（緑点滅/0.1秒周期）
パルス出力と同期OUT（出力ON＝緑点灯、OFF＝消灯）（緑点灯）
COM シリアル通信コマンド送信中
イベント出力中
（赤点灯）
EV

背面側

前面側

①設定表示器無LED

測定入力

通信インターフェイス

センサ・通信・DI・EV 用コネクタ

デジタル入力イベント出力※コネクタの各A,B端子は機器内部で接続されています。

②設定表示器付LED■絶縁ブロック・RUN状態（緑点灯）
・READY状態（消灯）
・内蔵リレーオープン状態（緑点滅）
パルス出力と同期
OUT（出力ON＝緑点灯、OFF＝消灯）
マニュアル出力中
（緑点灯）
MAN
（緑点灯）
AT/REM ・PIDオートチューニング実行中
・リモートSV運転中（緑点滅）
・イベント出力中（赤点灯）
EV・システムエラー（赤点滅）
RUN

実線で区切られた回路は、他の回路と絶縁されています。
測定入力端子通信端子
デジタル入力端子
イベント出力端子■端末処理③設定表示器無リセットスイッチ
1回押す
5秒長押し

電源端子
制御出力端子

電源・ヒータ用コネクタ（本体上面部）

再起動します全ユーザパラメータを初期化します

単線：φ0.8〜1.6
芯線

被膜

センサ・通信・DI・EV用コネクタ（本体底面部）

より線には以下の端子の使用を推奨します。
フェルール端子：0.25〜2.5mm2
フェルール端子

単線：φ0.5〜1.2

9〜1010mmまでワイヤを剥ぎ取り、結線してください。

芯線

被膜

フェルール端子9〜10④設定表示器付リセットスイッチ
1回押す：再起動します

109〜10mまでワイヤを剥ぎ取り、結線してください。

⑤エンジニアリングポート
USBエンジニアリングケーブルRZ-EC6を使用してパソコンと接続します

10
棒端子 d ：φ1.0〜1.2
L ：9〜13
D：φ2.5以下

棒端子 d ：φ1.0〜1.7
L ：9〜13
D：φ3.5以下

dD
L⑥電源・ヒータ用コネクタ

dD
L

単位：mm

上記はあくまでもコネクタに勘合する端子形状です。
電線は負荷に合わせた適切な太さを使用してください。

⑦センサ・通信・DI・EV用コネクタ

PC-133-1

より線には以下の端子の使用を推奨します。
フェルール端子：0.14〜1.0mm22

■入力仕様■一般仕様

J…0 〜 800℃
入 力 信 号 ：熱電対 K、
測温抵抗体 Pt100…0 〜 800℃
温 度 単 位 ：℃
精 度 定 格 ：測定レンジの±0.2%FS±1digit

定格電源電圧 ：100-240V AC
定格電源周波数 ：50 ／ 60Hz
電源渡り配線許容電流 ：15A
消 費 電 力※精度は基準動作条件における性能・負荷未接続時

基準点補償精度 ：±2℃
入力取込周期 ：約 0.1 秒
バ ーン アウト：上限バーンアウトを標準装備

設定表示器なし 設定表示器あり
最大4VA
最大5VA
最大6VA
最大7VA

100V AC
240V AC※バーンアウト時、PV 異常時出力、FAIL 警報および上限警報出力が動作・負荷接続時（周囲温度40℃以下）

入 力 抵 抗 ：熱電対 1MΩ以上
入力バイアス電流 ：熱電対 0.2μA 以下
許容信号源抵抗 ：熱電対 100Ω以下
許容配線抵抗 ：測温抵抗体 10Ω／ 1 線以下（3 線間の導線抵抗は等しいこと）（Pt100）測温抵抗体測定電流 ：約 1.0mA
許 容 入 力：±2V DC
過渡的過電圧 ：330V

100V AC 7A
240V AC 7A

設定表示器なし 設定表示器あり
最大704VA
最大705VA
最大1686VA
最大1687VA

停 電 対 策 ：不揮発メモリに設定値を保持（書換回数 100 万回）
絶 縁 抵 抗 ：一次端子と二次端子間 20MΩ以上（500V DC）
耐電圧 ：一次端子と二次端子間 1500V AC（1 分間）※UL/CSA61010-1、UL/CSA61010-2-030 の安全規格上の値で※一次端子：電源端子（100-240V AC）、出力端子あり、機器性能を保証する値ではありません。

最大コモンモード電圧 ：30V AC（50 ／ 60Hz）
コモンモード除去比 ：130dB 以上（50 ／ 60Hz）
シリーズモード除去比 ：50dB 以上（UL94V-0）
外 郭 材 質 ：難燃性ポリカーボネート■制御仕様：ブラック色取 付 方 法 ：DIN レール取付
配管取付（専用アタッチメント必要）
×100（H）
×100（D）
外 形 寸 法 ：40（W）

二次端子：一次端子以外の全端子※上下通気口あり

出 力 点 数 ：1 点制御アルゴリズム：PID 制御（速度形）
調 節 動 作 ：加熱制御（Reverse）
固定
制 御 周 期 ：0.1 秒
出 力 種 類 ：トライアック出力（ゼロクロス）
負 荷 電 圧 ：100 〜 240V AC（電源電圧依存）負 荷 電 流 ：7A（周囲温度：40℃）
5A（周囲温度：60℃）
パ ル ス 周 期 ：0.5 〜 180 秒
保 護 回 路 ：定格 12.5A ヒューズ内蔵（交換不可）
保 護 機 能 ：負荷電流遮断用リレー内蔵※高さ方向…コネクタ上下除く

質

量 ：約 220g（設定表示器なし）
約 230g（設定表示器あり）
脱着式コネクタ：制御出力・電源…WAGO 製 4P×2 列（721-2104/037-047）
測定入力・通信・DI・EV…DEGSON 製 10P×2 列（15EDGKNHG-3.5-20P-13-04A（H））■基準動作条件
周 囲 温 度 ：23℃±2℃（結露なきこと）
周 囲 湿 度 ：55%rh±5%
電 源 電 圧 ：100V AC ±1%
電 源 周 波 数 ：50 ／ 60 Hz ±0.5%、左右±3°
取 付 姿 勢 ：前後±3°
設 置 高 度 ：標高 2000m 以下
振動 ：0 m/s2
衝
撃 ：0 m/s2
取 付 条 件 ：縦取付（密着取付は除く）
風：なし
外 部 ノ イ ズ ：なし
信 号 源 抵 抗 ：なし
配 線 抵 抗 ：なし
ウォームアップ ：30 分以上■イベント機能
警 報 モ ード：絶対値警報、偏差警報、絶対値偏差警報、制御ループ異常警報、FAIL 警報

3PC-133-1LH100■正常動作条件■安全及び EMC 規格

周 囲 温 度 ：−10 〜 60℃ ただしディレーティングあり（CE、UKCA）ClassA
E M C 指 令 ：EN61326-1 適合（CE、UKCA）
安
全 ：EN61010-1 適合
EN61010-2-030 適合（CE、UKCA）
UL61010-1 認証（UL）
UL61010-2-030 認証（UL）
CAN ／ CSA C22.2 No.61010-1 認証（cUL）
CSA C22.2 No.61010-2-030 認証（cUL）
過電圧カテゴリ：Ⅱ
汚染度：2UKCA)
環 境 規 制 ：RoHS(CE、
環境規制規格：EN IEC63000 適合（産業用を含む監視および制御機器）

・周囲温度特性グラフ
87
負 6
荷 5
電 4
流 3（A） 2100

10 20 30 40 50
周 囲 温 度（℃）

60 70

※防湿処理は UL、CE、UKCA は不適合です。

周 囲 湿 度 ：20 〜 90%rh（結露なきこと）
電 源 電 圧 ：100 〜 240V AC（±10%）
電 源 周 波 数 ：50 ／ 60Hz±2%
取 付 姿 勢 ：前後±10°、左右±10°
設 置 高 度 ：標高 2000m 以下
振動 ：0 m/s2
衝
撃 ：0 m/s2
取 付 条 件 ：・DIN レール密着取付（上下空間 200mm 以上）
・配管縦／横 取付（P6 取付間隔参照）
外 部 ノ イ ズ ：なし
周囲温度変化率 ： 10℃／ hour 以下■デジタル入力（DI）
入 力 点 数 ：1 点
入 力 信 号 ：無電圧接点またはオープンコレクタ
開放時端子電圧 ：5V DC±10%
短絡時端子電流 ：3mA 以下
許容ON残留電圧 ：1.5V DC 以下
許容OFF時リーク電流 ：100μA 以下
RUN ／ READY、機能 ：AUTO ／ MANUAL、内蔵リレー ON ／ OFF■イベント出力（EV）
出 力 形 式 ：フォトモスリレー
出 力 点 数 ：1 点
外部定格電圧 ：24V DC±10%出力許容電流 ：50mA 以下■影響度特性（0.8℃）／ 10℃
周囲温度の影響 ：測定精度 ±0.1%（熱電対）
取付姿勢の影響 ：±2.0℃■輸送条件■通信インターフェイス（上位通信）

周 囲 温 度 ：−20 〜 60℃
周 囲 湿 度 ：5 〜 95%rh（結露なきこと）
振動 ：4.9 m/s2 以下（10 〜 60Hz）
衝
撃 ：392 m/s2 以下（出荷時梱包状態）

種
類 ：RS-485
ビ ット レ ート：9600（初期値）／ 19200 ／ 38400bps
通信プロトコル：Modbus RTU（初期値）／ ASCII
通信キャラクタ：8N1（初期値）／ 8E1 ／ 8O1 ／ 8N2 ／ 8E2 ／ 8O2 ／7E1 ／ 7O1 ／ 7E2 ／ 7O2
伝 送 距 離 ：500m 以下■保管条件
周 囲 温 度 ：−20 〜 60℃
周 囲 湿 度 ：5 〜 95%rh（結露なきこと）
振動 ：0 m/s2
2
衝
撃 ：0 m/s（出荷時梱包状態）

PC-133-1■通信インターフェイス（エンジニアリング通信）機
能 ：本体設定・初期化
ビ ット レ ート：19200bps（固定）通信プロトコル：Modbus RTU（固定）
通信キャラクタ：8N1（固定）4■保護回路本製品は保護回路としてヒューズとリレーを内蔵しています。

内蔵ヒューズ

内蔵リレー
SSR●内蔵ヒューズ
負荷ショートによる大電流を遮断します。
定格電流：12.5A※内蔵ヒューズの交換は不可能です。異常発生時には、ご購入先もしくは最寄りの弊社営業所までご連絡ください。

●内蔵リレー
内蔵リレーは下図のように負荷ラインに入っており、機器異常発生時に負荷電源を遮断させる機能です。
デジタル入力DIやイベント発生でも内蔵リレーをオープンにすることができ、過昇温等を防止します。
機器内部構成内部保護
リレー内蔵ヒューズ

制御出力

電源

項目 動作条件（オープン）復帰条件（クローズ）

備 考

A/D変換異常① 校正データ異常
設定パラメータ異常

異常解除

再起動後も解除されなければご購入先もしくは弊社営業所までご連絡ください。

（ON）② DI導通

DI非導通
（OFF）

DIに内蔵リレー切換の割り付けが必要③ イベント発生

再起動およびイベント未発生

内蔵リレー切換(MODE.4)のONが必要

5

PC-133-1■外形寸法（LH100／LH110共通）■アクセサリ
40100（135.5）30●配管取付具
（形式：CX-LH1）
本製品を配管（垂直/水平兼用）に取り付ける際に使用します。
50
配管取付用バンドとして、CX-LH2または結束バンドがお使い頂けます。

（16）

10050（19.5）

単位：mm●配管取付バンド（形式：CX-LH2）
配管にしっかり固定でき、また着脱容易なステンレス製の取付バンドです。
配管取付具(形式：CX-LH2)と共に使用して本製品を取り付けます。

単位：ｍｍ

■取付間隔
DINレール取付け

垂直配管取付け

水平配管取付け材 質
対応径200mm
以上

200mm
以上

ステンレス
φ70〜150●USBエンジニアリングケーブル（形式：RZ-EC6）
本体とパソコンと接続するケーブルです。
（USBバスパワー対応）

50mm以上100mm以上■付属品

備 考■LH設定ソフト（当社ホームページよりダウンロード）

1個

WAGO製
721-2104/037-047

1個

DEGSON製
15EDGKNHG-3.5-20P-13-04A（H）

本体とパソコンをUSBエンジニアリングケーブル（RZ-EC6）で接続し、パラメータを一括設定や運転状態の表示を行うソフトウェアです。

数 量

品 名
電源・ヒータ用コネクタ
センサ・通信・DI・EV用コネクタ
取扱説明書【設置】1冊
各1枚

配管識別銘板

青、黄、緑色の各色1枚。
本体前面に貼り付けて識別用に使用します。

USBエンジニアリング
ケーブル（別売）

電源・ヒータ用コネクタ
パソコン

動作環境
OS
システムの種類CPU
メモリーPC
ストレージ容量USBポート
必須ライブラリ
ディスプレイマウス
キーボード

配管識別銘板

センサ・通信DI・EV用コネクタ

URL : https://www.chino.co.jp/〒173-8632 東京都板橋区熊野町32-8
03-3956-2111

PC-133-1

営業所：

札 幌
仙 台
新 潟
宇都宮
水 戸
高 崎

大 宮
千 葉
東 京
立 川
神奈川
静 岡

安全に関するご注意
広 島
福 岡
北九州

富 山
名古屋
大 阪
大 津
姫 路
岡 山

内容・条件
Windows10Pro
32/64bitオペレーティングシステム
Intel Corei5以上
8GB以上
３GB以上
1ポート以上.Net Framework4.5.2
1920×1080表示可能なディスプレイ
Windowsに対応のもの
Windowsに対応のもの※記載製品は、一般工業計器として設計・製造したものです。
※本製品の設置・接続・使用に際し、取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用下さい。
※記載内容は性能改善等により、お断りなく変更することがございますのでご了承下さい。
※本PSシートの記載内容は2022年2月現在のものです。

6

発行 2022.2

PDF
初版 2022.2