サーマルリレーを採用し経済性を追求したタイプと、インテリジェント多機能リレーを装備したタイプを用意しております。

●最小ユニット（220mm）で最大16ユニット（両面B-C方式）の実装で設置スペースを節約できます。
●水平母線の縦配列により大電流・4線式などの幅広いニーズにお応えします。
●短絡電流に強いL型垂直母線と高機能エンプラ製母線キーパを採用しています。

JEM 1195：2018

。

●基本形、ワイド型、ロー型をご用意しました。
基本形

盤幅600mm、奥行600mm（両面型）、高さ2350mmを基本形としたコンパクトサイズです。
片面型の場合、奥行582mmとなります。

ワイド形

配線ダクトを100mm広げた盤幅700mmのワイド形です。
外線ケーブルサイズが大きい場合にご採用下さい。

ロー形

高さを1950mmとしたロー形盤です。
高さ制限のある場合にご採用下さい。

※上記以外の仕様につきましてはお問合せください。

●段積み数は、最大（B-B方式）で片面形の場合は9段、両面形の場合は最大18段となります。
●ユニットは片面・両面兼用形です。
●輸送単位、盤分割単位は最大3面です。
●扉蝶番はバネ式構造によりワンタッチにて扉取替が可能です。
●各ユニット間およびユニット↔母線室間は遮蔽板で仕切られ内部事故が波及しない安全構造になっています。
●両面形の場合、前後面独立した垂直母線構造により前後面でユニットの相配列が変わることはありません。

。

●監視機器は電流計と電圧計等を示します。
●地絡保護有りの場合はお問い合せください。
●電力量計付は別途お問い合せください。

2U

2.5U

3U（5U）

4U（6U）

4U（6U）

225（400）●地絡保護有りの場合でもユニットサイズは変わりません。
●ユニットサイズ、MCCB最大容量内（ ）付は200Vとなります。
●4U以上のユニットは固定取付（主回路一次プラグ付）とします。
●補助リレーの数量は2個とします。
●仕様によりサイズが変わる場合がありますのでお問い合せください。

38×2
38×2

外部入力 6 点

外部出力 1 外部出力 2a 接点 a 接点 b 接点

RRSS

TT

増設出力 1～5b 接点b 接点 a 接点a 接点

a 接点② ⑦④ ⑨⑤ ⑩ユニット操作電源
AC100V

MCCB[AC200V/100V-12V
AC400V/100V-12V ]MC1EMC
2MC3

MC1 MC2 MC3試験CNTR①②③② E
CN200①電源AC12V
MC駆動回路③（SSR）
CN1F

⑤ZCT

⑧3φCT

④⑤⑥MC接点
入力回路⑦⑧⑧CN201⑨⑩入力回路⑦⑫⑬⑭⑪① ②④⑤接点出力

地絡電流入力IPR⑦ COM⑩ ＋ DC0～10V⑨ ー アナログ入力
88

入力信号
汎用
DC0～10V
アナログ信号⑥ ＋ DC4～20mA① ー アナログ出力（オプション）＋DA DB DG SLD

CN300

DA DB DG SLDCN301

ーA
MUSB
通信回路

DC4～20mA
アナログ信号・パラメータ設定・簡易ラダープログラムの書込み、読み出し、照合

パソコン

DADB
DG
SLD

① ⑥CN202③ ⑧入力回路

CN100② R③ S 電流入力
④ T

⑥DA
DB
DG
SLD

接点出力（オプション）

●工場や公共設備（上下水道、河川排水、環境ごみ焼却リサイクル施設等）では、多くのモータが動力として使用されています。
●コントロールセンタは、これらのモータの制御・保護・監視などを１箇所で集中して行うための設備です。
●1 ユニットに 1 フィーダ（モータ）分の配線用遮断器や電磁接触器等を内蔵し、最大 16 台（接続方式 BB は 18 台）のユニットをフレーム（箱体）に収納します。

400V 級－7.5kW までの非可逆のモータ負荷であれば、
1 フレームに対し最大で片面 8 台、両面で 16 台のユニットが収納可能です。
接続方式 BB であれば、最大で片面 9 台、両面で 18 台のユニットが収納可能です。

下記推奨環境を満たす PC をご用意ください。
項目概要

OS

Microsoft Windows 10 （32bit/64bit）
Microsoft Windows 8.1 （32bit/64bit）
Microsoft Windows 7 （32bit/64bit）

CPU

1GHz Pentium および同等のプロセッサ

メモリ

1GB 以上OS が安定動作すること

ハードディスク

600MB 以上のハードディスク空き容量
OS が安定動作すること

コネクタ

1 つ以上の空き USB コネクタ

動作環境

Windows 10Windows 8.1
Windows 7

ディスプレイ

1024×768 以上

Microsoft .NET Framework 4.6 が動作可能なこと※推奨環境のすべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。

■基本形

項 目製作仕様□ 屋内保護構造□ ＩＰ２Ｘ（一般）□ ＩＰ２１（防滴）□ ＩＰ４Ｘ（簡易防塵） □ ＩＰ３３（屋外）

一周囲条件

標高

□ 屋外

□ 屋内 : －５℃～＋４０℃□ 屋外 : －２５℃～＋４０℃
ただし、２４時間の平均が +３５℃を超えないことを条件とする□ ２０００ｍ以下

般

相対湿度 □ 屋内 : ４５～８５％
特殊条件 □ なし
輸送・搬入口制限

□ あり

□ なし
□ あり 幅
W 高さ
盤分割は外形図に表示します

図面

□ 日本語

□ 英語

銘板

□ 日本語

□ 英語
□ 系列２: 旧 JISC0301□ ポリエステル系粉体塗料□ メラミン樹脂焼付塗料

つや

□ 半つや

□ 全つや

分類

□ 一般

□ 耐塩

外面

□ ６０μｍ以上

色

内面□ ４０μｍ以上

彩

御支給色見本塗装膜厚□ ワイド形□ バスダクト（ □ ケーブルピット□ フリーアクセス）（ □ ケーブルダクト□ バスダクト（ □ ケーブルピット□ フリーアクセス）板厚

ベース :ｔ３.２以上
本体・天井板・底板・中板 :ｔ２.３以上
扉・側面化粧板・ユニット枠・棚板 :ｔ１.６以上 金具類 :ｔ１.６以上□ ｔ1.6 鉄板□ ｔ５灰色塩ビ水平母線 □ 銅帯を使用してスズメッキ材料
及び 垂直母線 □ 銅帯を使用してスズメッキ処理 接地母線 □ 銅帯を使用してスズメッキ

主回路
交流制御回路□ 黄ＫＩＶ １.２５mm2 以上□ 黄ＥＭ－ＫＩＥ １.２５mm2 以上

直流制御回路□ 黄ＫＩＶ １.２５mm 以上□ 黄ＥＭ－ＫＩＥ １.２５mm2 以上

盤内面色□ マンセル５Ｙ７／１ 一部クロメートメッキ部分がありますユニット□ クロメートメッキ

接地回路□ 緑ＫＩＶ ２mm 以上

操作パネル色□ マンセルＮ１.５

シールド線□ 灰ＭＶＶＳ ０.５mm 以上

盤表面取付器具□ マンセルＮ１.５ 表示灯、遮断器操作ハンドルはメーカー標準となります

主回路□ 第1相 : 赤色別キャップ□ 第 3 相 : 青色別キャップ

Ｖ

盤内使用 制御回路 □ ＡＣ
電源 警報回路 □ ＡＣＶ□ ＡＣＶＶ

□ ＤＣＶ

□ ＡＣＶ

□ ＤＣＶｋＶＡ ２次電圧Ｖ

定その他

格

□ 主変圧器容量□ ８００Ａ□ １６００Ａ

定格短時間電流□ ３０ｋＡ／０.５秒

定格遮断電流□ ２５ｋＡ

主回路

耐電圧％Ｚ＝％□ １０００Ａ□ ２０００Ａ

圧着端子 電源引込□ ６３０Ａ
定格母線 水平母線□ １２００Ａ
電流
垂直母線 □ ６３０Ａ

□ ５０ｋＡ／０.５秒□ ３０ｋＡ□ ５０ｋＡ□ ＡＣ２２００Ｖ／１分間（４００Ｖ系） □ ＡＣ１５００Ｖ／１分間（２００Ｖ系）

制御回路 □ ＡＣ１５００Ｖ／１分間

準拠規格
型式と分類呼称□ ＪＥＭ１１９５:２０１８□－式□ Ｓ 片面形□ 1 外部装置との連動なし□ 2 外部装置との連動あり□ Ａ 機器に直接接続□ Ｂ ２次プラグへ接続

主回路□ Ｃ 総括端子台室にて接続□ Ａ 機器に直接接続□ Ｂ コネクタ端子台へ接続
共通制御回路□ Ｄ 両面形□ Ｃ 総括端子台室にて接続□ Ｂ 配線用遮断器にて短絡保護機能ユニットの形□ Ｘ 固定形機能ユニット□ Ｗ引出形機能ユニット□ ｂ 更に、機能ユニットの扉は、遮断器または開閉器が閉路状態では開けず、扉が開の状態では遮断器または開閉器は閉路できないインターロックが設けられている分□ ｄ 更に、扉の表面から機能ユニットの過電流保護装置などを間接的に復帰する操作部が設けられている□ 1 母線と機能ユニットとの間に仕切板などを設けていない仕切板による区分□ 2 母線と機能ユニットとの間は接続部を除き仕切板などがある□ 3 ２に加えて、機能ユニット間の上下に仕切板などがある

スタータユニット類□ ｃ 更に、機能ユニットの主回路機器は、閉または開の状態で必要に応じ施錠できるユニット仕様□ ａ 機能ユニット区分毎に装置が収納されており、扉の表面から機能ユニットの遮断器または開閉器を操作できる

フィーダユニット

主回路保護装置

操作部機構

引込ユニット型形
種類

外部接続□ Ｂ 機能ユニット毎に操作用変圧器を設ける□ Ｃ 上記のＡとＢの両方を設ける□ 緑ＥＭ－ＫＩＥ ２mm2 以上2交流制御回路□ なし

直流制御回路□ なし□ 第 2 相 : 白色別キャップ□ 中性相 : 黒色別キャップ□ なし ＣＴ２次回路

接地回路□ なし ( ただし８mm2 以上黒ＭＬＦＣまたはＥＭ－ＬＭＦＣ使用時は緑色別キャップ取付 )

主回路

□ なし

制御回路

□ あり ( 白色ビニールチューブ )展開接続図に記載されている番号を取付致します

線番取付方向□ あり( ただしユニット内は除く )□ 原点方式 ( 外部端子台部は、読上げ方式と致します ) □ 読上げ方式

主回路□ 丸型裸圧着端子

制御回路□ 丸型裸圧着端子 □ Ｙ型裸圧着端子 ( ただし外部端子部は丸型使用 )□ 絶縁被覆付丸型圧着端子 ( ただしユニット内は除く)

ケーブルサイズ □接続端子mm2C条□ 圧着端子 (325mm2 以下 ) □ 圧縮端子 (JIS C2804 C 形用加工を致します )

機器符号□ あり ( 白色ラベルにタイプ刻印 )

電源ランプ

□ なし

□ あり

電圧計

□ なし

□ あり (ＶＳなし )□ あり (ＶＳあり )

電流計

□ なし

□ あり (ＡＳなし )□ あり (ＡＳあり )

地絡検出

□ なし

□ あり

電力量計

□ なし

□ あり ( パルス出力なし )制御電源方式

mA

□ なし

□ あり

地絡検出

□ なし

□ あり

電流計

□ なし

□ 盤面

□ MCCB 入

mA秒□ 外部（二次 :外部出力

□ なし

操作方法

□ 直接

瞬停再始動

□ なし

□ あり（１秒 ,２秒切換式 )

電流計

□ なし

□ 盤面

地絡検出

□ なし

□ あり外部出力
故障復帰方法□ 外部供給電源□ リセットオープン

電源ランプ

過負荷検出秒□ あり ( パルス出力あり )□ 共通電源□ 個別ユニット TR□ 主回路直接電源 (２0０Ｖ系 )遮断器操作ハンドル □ オフオープン□ Ａ 監視・制御用品（スイッチ、信号灯または故障表示灯、計器など）を設ける
監視制御用品□ 黄ＥＭ－ＫＩＥ ２mm2 以上

2VT､CT２次回路 □ なし ＶＴ２次回路なし

線番

□ ＡＣ

端末色別

□ ６０ＨｚＶ

変圧器仕様

VT､CT２次回路 □ 黄ＫＩＶ ２mm 以上□ ３相４線□ ＡＣ

22配線仕様□ ５０Ｈｚ

主回路□ 銅帯を使用して無処理

難燃性ポリフレックス電線
難燃性ノンハロゲン架橋ポリエチレン電線□ 黒６００ＶＭＬＦＣ (ＷＬ１) □ 黒６００ＶＥＭ－ＬＭＦＣ□ マンセル５Ｙ７／１

定格周波数□ ｔ２５タイカライト□ アクリル製白地黒文字裏面彫刻□ タイトル銘板 (３１５×６３×t４) □ ユニット銘板 (１００×２４×t２)

盤外面色□ ３相３線）

上、手前より第１相 (R・U)、第２相 (S・V)、第３相 (T・W)、中性相 (N)
配列 (JEM1195) □ 左、

□ あり

相線数）

□ MCCB 受電（ □ 受電盤□ 背面受電 □ ユニット受電 ）□ 直接引込 （ □ 片面引込 □ 引込ダクト □ ユニット受電 ）

仕様

□ 耐候性

□ ロー形

（ □ ケーブルダクト受電方式

入線口カバー

電線色

□ なし

D母線

□ 系列１: JISC0617（IEC）

塗料

電気シンボル
塗装仕様

H 奥行製作仕様
□ 基本形

□ 上部
受電
引込位置 ケーブル□ 下部
および方法 負荷､制御 □ 上部
ケーブル □ 下部□ 屋外 :＋２５℃で一時的に最大１００％まで

銘板

使用言語

□ ＩＰ４Ｘ（防塵）

構 造

周囲温度

項 目箱形態

設置場所□ IPR（マルチリレー）Ａ)□ MCCBトリップ□ 遠方□ 地絡□ 直接 － 遠方□ 外部 ( 二次 :mA□ IPR（マルチリレー）□ IPR（マルチリレー）Ａ） □ IPR（マルチリレー）

秒□ IPR（マルチリレー）□ ２素子サーマル □ ３素子サーマル □ 遅動形サーマル □ IPR（マルチリレー )□ 自動復帰□ なし□ 地絡□ 手動復帰□ 停止□ 過負荷□ 運転 （正転・逆転 )□ ＭＣＣＢトリップ□ 扉面の押ボタンで電気的リセット□ 扉面のリセットレリーズで機械的リセット□ 扉を開け機器リセット

7801C 2021.11.1000