和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報
Quick report of reconnaissance on Musota water
pipeline bridge collapse

愛媛大学 大学院理工学研究科
地震工学研究室
社会インフラメンテナンス工学講座
社会基盤iセンシング研究センター（兼）防災情報研究センター（兼）森 伸一郎
和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

はじめに
私の研究は地震工学が中心で、地震災害調査は、1985年メキシコ・ミチョアカン地震、1987
年千葉県東方沖地震から始め、最近では2015年ネパール・ゴルカ地震、2016年熊本地震、
2018年大阪府北部地震、2021年福島県沖の地震と、現在まで被害地震の多くを現地調査してまいりました。

我が国の地震災害では、被災するのは決まって建設後経年数が大きいものです。地震によるインフラ災害を助長している経年劣化・老朽化・未耐震化・維持管理不足の実態の認識か
ら、2006年頃より社会インフラメンテナンス工学の研究も始めました。
地震工学が地震災害の地道な調査分析で発展してきたように、社会インフラの維持管理の不十分・不適切さに起因する可能性の高い災害を調査分析することと調査結果を広く共有することは、社会インフラメンテナンス工学の発展には欠かせないと考えています。
災害原因の理解は災害直後の状況把握が極めて重要なので、災害メカニズムの仮説検証のために、10/6復旧工事が始まる前の10/5に現地調査をしてまいりました。
折しも愛媛ME養成講座（http://www.cee.ehime-u.ac.jp/me/）が開催中で、私は「橋梁の維持管理」「リスクマネジメント」の授業を8年間担当しており、事故がその講義の中間に起きたので、調査の3日後の10/8の「リスクマネジメント」で現地調査結果の一端をお話ししました。
今回は、調査結果、実務技術の状況、県内状況をまとめましたので、整理してお話ししようと思います。なお、和歌山市の管理部署には、崩落隣接径間で4本の吊り材破断があり、いつ落ちても不思議ではない危険状態であるとの連絡を翌早朝（10/6）に入れております。その後にドローン撮影がされており安堵しました。今後の復旧対応がつつがなく進むことを祈念します。
（口頭で話したことを追加しました）
和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

構 成
1.
2.
3.
4.
5.
6.

六十谷水管橋崩落事象の概要
現地調査結果崩落の推定原因
水管橋の維持管理・点検の基準類
他の水管橋
まとめ

和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

事象概要（報道を通じた理解）
紀ノ川に架かる六十谷（むそた）水管橋の崩落（2021年10月3日15:45頃）
市によると、3日午後3時45分ごろ、川の南側にある「加納浄水場」で水量の異常を検知。職員が水管橋（約550メートル）の中央部分が約60メートルにわたり崩落しているのを確認。橋には川の北側へ水を送る水道管（直径約90センチ）が2本通っており、崩落に伴って同日夜から断水が発生したとみられる。（毎日新聞2021-1004 ）午後3時45分ごろ、浄水場で異常を検知し、市企業局が午後4時10分ごろ、破損を確認したという。（朝日新聞）
4日、
市内では大規模な断水（約6万世帯）→市は給水所を設置するなどの対応。
対象地域には市内の4割にあたる約6万
世帯、約13万8000人が暮らす。
毎日新聞2021-1004
https://mainichi.jp/articles/20211004/k00/00m/040/078000c

対象地域の小中学校などは臨時休校。

和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

事象概要（報道を通じた理解）
市によると、橋は1975年に完成。耐用年数は48年で2023年に迎える予定だった。職員が月1回目視で点検しており、9月は異常が確認されなかった。（毎日新聞2021-1004 ）朝日新聞2021-1003 20:51 https://www.asahi.com/articles/ASPB35V3LPB3PXLB00K.html
水道橋が破損し、紀の川に落下 和歌山市北部6万世帯で断水へ
毎日新聞2021-1004 12:20 https://mainichi.jp/articles/20211004/k00/00m/040/078000c
和歌山・水管橋崩落 断水で37校園休校 医療機関も対応追われ

16:07にツイッターに投稿された動画では、崩落径間の隣接する送水管から落水する様子が映っているづっきーhttps://twitter.com/i/status/1
444559744874647553
午後4:07 · 2021年10月3日
和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

水管橋崩落の動画からわかる崩壊過程
崩落の翌日、10月4日、国土交通省近畿地方整備局が河川監視のカ
メラに写っていたとして、「和歌山市六十谷水管橋落下時の映像」を公開した。https://www.youtube.com/watch?v=Dk3equIC5Y4
それを、テレビ各局が報道し、各新聞メディアがwebsiteで公開した。

この動画のページは、速報会の後に追加したものです。
速報会の際に見つからなかったので、お見せしてはいませんが、内容は話しました。
追加分
和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

水管橋崩落の動画からわかる崩壊過程
最初にテレビ報道の動画を見て、ランガー橋の変形・崩落の様子から、吊材の破断→水管（ランガー桁）のたわみ変形→アーチリブの座
屈→崩落の順であることが明瞭であった。Websiteで公開している新聞website（毎日新聞）での動画を繰り返し見て、その順を確認した。
15コマ
1.5 秒
19コマ
1.9 秒
23コマ
2.3 秒
28コマ
2.8 秒
和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

これを現地で確認するために、復旧工事が10月6日から始まると報道されていたので、10月5日に道路橋から遠望目視観察することを10月4日に決定し、飛行機を予約した。
追加分
愛媛大学 森 伸一郎

水管橋崩落の動画からわかる崩壊過程
10秒間の動画が100コマ送れた。1コマが0.1秒である。15コマまでは動かないが、16コマからアーチ頂部が上に上がり、ランガー桁（水管）
中央部がたわみ始める。わずかだが28コマまでアーチ頂部が上がり、アーチの両袖部は下がる。桁は中央部を最大としてたわみ続ける。
15コマ
1.5 秒
19コマ
1.9 秒
23コマ
2.3 秒
28コマ
2.8 秒
和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

たわみ続ける桁は、31
コマで中央部で折れ始
め、34コマでV字形となる。一方、アーチは34
コマから頂部が下がり始め、内側への曲がりが折れるようになり、両袖の折れ部とアーチ頂部でなす三角形は大きく非対称座屈の様子を呈する。
追加分
愛媛大学 森 伸一郎

和歌山市 六十谷水管橋 全景

2021-1005 S. Mori

左岸下流側より

2021-1005 S. Mori

右岸下流側より9径間（両側1径間：フランジ補剛式、中央7径間：ランガー桁）
崩落したのは、中央径間（第5径間：左岸側から数える）。
和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

ランガー桁アーチ橋の構成

（横桁）
スチフナー
国土交通省東北地方整備局道路部
https://www.thr.mlit.go.jp/road/gakusyu/kyoryo/dat_gaiyo/arch.html

上弦材＝アーチリブ、下弦材＝補剛桁、吊材（上下弦を繋ぐ）
ランガーアーチ： アーチは軸力、補剛桁は、曲げ・せん断・軸力で設計
和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

六十谷水管橋（ランガー桁アーチ橋）の構造
値は現地観察・現地測量と写真測量による推定値。支間長（59.3m）はメーカー値

2021-1005 S. Mori

25度

20度

ARSの角度
6.7 m

6.1 m
4.6 m
ARS2
2.4 m
ARS1
SS1
0m

14度
6.9 m
ARS3

8度
ARS4
SS3

2度 0度 2度
ARS5 ARS6 ARS7

SS4

SS5

8度

14度

20度

SS6

SS2

ARS10
SS7
SS8

10@5.6 m = 56.0 m （アーチ長さ）
59.3 m*（支間長）
和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

25度

アーチリブ(Arch rib segment: ARS)
吊材（Suspender strand: SS）
ARS8
ARS9
振れ止め材

SS9

ARS11

ランガー補剛桁（送水管900A）
愛媛大学 森 伸一郎

吊り材破断の影響破断した吊り材に作用していた内力（引張力）がなくなる。＝アーチリブに上向き、補剛桁（水管）に下向きの力が作用したのと等価
吊り材の引張力：適切に分布→吊り材の引張力：再配分され増大→破断

補剛桁の曲げモーメント：均等に分布

破断

ランガー桁は通水管なので、菅自重と通水重量は等分布荷重
和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）→補剛桁の曲げモーメント：破断部で増大→補剛桁がたわむ→吊材で引っ張られアーチリブは追随
愛媛大学 森 伸一郎

現地調査の概要(1)
調査日時 2021年10月5日 松山9:00～ 現地13:30～16:45 ～松山21:00
調査者

森 伸一郎（社会インフラメンテナンス工学講座）

調査目的 崩落メカニズムの確認と原因の推定、損傷劣化状況の観察
紀の川大堰 六十谷 六十谷橋
管理橋
水管橋 （県道）

六十谷水管橋

和歌山
市役所
JR和歌山駅

紀の川

0

1

2

3

4 km

Google Earth

和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

Google Earth
愛媛大学 森 伸一郎

現地調査の概要(2)
手段： 周辺地面、県道六十谷橋上からの遠望。 望遠カメラが有効。
ドローン撮影：DID地区内、急には不可→充電準備したが持参せず

Sp1

Sp2

Sp3

Sp4

Sp5

Sp6

Sp7

Sp8 Sp9

右岸

六十谷第2浄水場

紀の川

左岸

Google Earth

0 25 50 75 100 m(水管橋中央位置)

右岸側（北側）には、六十谷第2浄水場がある。工業用水。

Sp1

Sp2

Sp3

Sp4

Sp5

Sp6

Sp7

Sp8

Sp9
2021-1005 S. Mori

和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

現地調査の概要(3)
結果：

Sp1

Sp2

Sp3

Sp4

Sp5

Sp6

Sp7

Sp8 Sp9

右岸
左岸

六十谷第2浄水場

紀の川
Google Earth

和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

0 25 50 75 100 m(水管橋中央位置)

愛媛大学 森 伸一郎

六十谷水管橋の概要（メーカー情報）

日鉄P&E https://www.nspe.nipponsteel.com/tech/tc06-01.html

この表によれば11径間。両端部2径間は、河川堤防の下を通っている。堤外地の径間は9径間。ここでは、この堤外地にある9径間で径間番号を付けて整理した。
和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

六十谷水管橋 崩落径間と右岸側
Span6

Span5

Span4

Span7
Span8

Span9

2021-1005 S. Mori

左岸側畔から撮影。拡大すると様々なものが見える。Span5が崩落径間。写真奥側（右岸側）に順にSpan6,7,8（ランガー橋）、Span9（パイプビーム橋）。
和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

岸からでも確認できる吊材破断

見ようと思えば

Span7

Span6

Span8

アーチリブにカワウの群れ（Span7,8）
吊材の中間部の振止材定着部の上下に腐食による錆色が見える。
和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

岸からでも確認できる吊材破断

見ようと思えば

Span6
Span7
破断部のすきまから
アーチリブ材が見える（でも、わかりにくい）

Span8

SS9D
SS8D
SS7D
SS6D

破断部のすきまから
アーチリブ材が見える（でも、わかりにくい）振止材定着部の上下は腐食の錆色は見えるが、破断による開きは確認できない。
SS5D

SS4D

SS3D

一瞥してわかるような明瞭な破断は視認できないが、望遠＋拡大により凝視すれば視認可能である。

SS7D

和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

SS6D

径間Span2

和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

径間Span2

SS3

SS6

SS4

SS7
アーチリブ
上横構

SS5

吊材の振れ止め材中間定着部と水平繋ぎ材。アーチリブと上横材、吊材などの格点

SS5

和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

SS6

愛媛大学 森 伸一郎

径間Span3

和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

径間Span3
SS3

SS6

SS4

SS7
アーチリブ

SS5

SS3

振れ止め
（直交方向） SS4

SS5

吊材の振れ止め材中間定着部と水平繋ぎ材。アーチリブと上横材、吊材などの格点
和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

径間Span4

和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

径間Span4
アーチリブ

SS3
SS6

SS4

SS7

SS5

SS5

吊材の振れ止め材中間定着部と水平繋ぎ材。アーチリブと上横材、吊材などの格点

振れ止め（直交方向）

和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

径間Span4 SS3詳細（地表から）
地表から遠望目視。望遠使えば、
近接目視相当と
なる。

SS3

調整

和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

径間Span4 SS3詳細（地表から）
SS3

地表から遠望目視。
望遠使えば、近接目
視相当となる。工夫は必須。「見なくては」「見たい」→「心の近接」

明度、色調、コントラストの調整
和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

径間Span4 SS3詳細（地表から）
SS3

地表から遠望目視。
望遠使えば、近接目
視相当となる。工夫は必須。「見なくては」「見たい」→「心の近接」

和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

崩落径間Span5の全景と部材の特定
Span6
ARS2

ARS1

ARS3

ARS5

ARS4
SS4

SS1
SS2

ARS10

ARS8

P5

ARS9

Span4

SS3

P4

SS4

Span5

SS6

SS7

SS8

ARS11
SS9

ARS6 ARS7SS5崩落した径間の部材を特定すると、中央部のアーチリブの2セグメント（ARS6,7）と吊り材1対（SS5）、右岸部の端部（ARS11,SS9）が水面下に沈んでいると推定される。また、吊材は、円管断面のみでケーブルは確認できない
ので、ケーブル＋さや管ではなく、鋼管吊材であると推察される。
和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

崩落径間Span5の全景と部材の特定
ARS4

ARS5 ARS6 ARS7

ARS3
ARS2
ARS1

SS3

SS4

SS5

アーチリブ
ARS8
ARS9 吊材
SS6

SS2

振れ止め材
ARS10

SS7
SS8

SS1

10@5.6 m = 56.0 m （アーチ長さ）
59.3 m*（支間長）

和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

SS9

ARS11

ランガー補剛桁（送水管900A）

愛媛大学 森 伸一郎

崩落径間 Span5
ARS3とASR4との間でアーチリブが座屈して下に曲がっている。これは、吊材SS1からSS3までは活きていたのに対して、SS4以降の中央部は破断したからである。
吊材SS3L（下流側）は活き、SS3U（上流側）
は破断している。
ARS4

ARS3

アーチリブ座屈
吊材振れ
止め破断
SS2
SS3L

ARS5

SS4LU

SS4UU

ARS4

上横構破断
（ARS6,7、SS5崩落の影
響）

ARS8

ARS9
SS6L
SS3U

SS6LL?

SS4LL

SS6UL?
SS4UL

和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

SS7U

SS6U
愛媛大学 森 伸一郎

崩落径間Span5の吊り材の破断部詳細
吊材SS3L（下流側）は活き、SS3U（上流側）は破断している。腐食や塗装の劣化の程度に大差はない。SS4U、SS4Lも破断しており、破断面の両面を見ると、いずれも腐食が著しい。定着部上面の堆積物滞水の腐食、定着金物と吊材の間のすきま
腐食、吊材パイプ内部からの腐食と推察。

SS4LU

SS3L

SS3U

和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

SS4LL

SS4UU

SS4UL
愛媛大学 森 伸一郎

崩落径間Span5の吊り材SS3の破断部
SS3L
層状の錆
定着金物
層状の錆

層状の錆

吊材
SS3U

吊材SS3L（下流側）は活き、SS3U（上流側）は破断している。腐食や塗装の劣化の程度に大差はない。SS3Lの定着金物
SS4UL
和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

崩落径間Span5の吊り材SS4の破断部
層状の錆

定着金物

上下とも破断上下とも破断・吊材SS4L（下流側）とSS4U（上流側）は振れ止め定着部金物の上下で破断している。腐食が著しく、破断面は錆が層状・塊状になっており、残存耐力はゼロに等しいと推察する。

・吊材の鋼管(推測)が細く、剛性が小さ
錆の塊 かったため、風による渦励振により横揺れが大きくなるために振れ止めを設置したと推察。

層状・塊状の錆
錆の塊・点検と判定が不適切であったため、ここまで放置した結果となったと推察。

吊材SS3L

吊材SS3U和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

SS4UL
愛媛大学 森 伸一郎

崩落径間Span5の吊り材の破断部詳細
吊材SS6とアーチリブARS8との格点を繋ぐ上横梁には、端部と中央部に大きな面積の腐食が見られる。
確認が必要であるが、孔が開き貫通しているものと思われる。構造部材を、ここまで放置しておくのは、点検・判断が適切になされていたとは考え難
い。

ARS8U

上横梁
アーチリブ
セグメントARS8L

上横構

SS6U

吊材SS6L和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

GESVによる崩落前観察（径間Span5,6）
Span5

Span6

径間Span5にもSpan6にも、アーチリブにはカワウが止まっている。

和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

GESVによる崩落前観察（径間Span5,6）
Span5

径間Span5にもSpan6にも、アーチリブにはカワウが止まっている。

和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

GESVによる崩落前観察（径間Span5）
SS-5

SS-5

振止材中
間定着部

径間Span5の吊材SS-5(上流側）が振止材中間定着部上部で破断していると推定（定着部が吊り材に対して左に傾いており、定着部を挟んで上下吊材の間に水平ずれが見られる）。SS-5下流側（奥側）は定着部下部が腐食色
和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

GESVによる崩落前観察（径間Span5）

SS-6

吊材パイ
プと定着
の間に背
景の空が
見える。

吊り材鋼管の外縁線よりも内側に背景の大堰のコンクリー
トが視認できる。つまり破断している

径間Span5の吊材SS-6(下流側）が振止材中間定着部下部で破断していると推定（吊り材外縁部より内側に挟んで吊材の間に水平ずれが見られる）。
SS-5上流側は定着部上下部が腐食錆色。
和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

GESVによる崩落前観察（径間Span6）

吊り材鋼管の外縁線よりも内側に背景の大堰のコンクリー
トが視認できる。つまり破断している

径間Span5の吊材SS-4(下流側）が振止材中間定着部下部で破断していると推定（吊り材外縁部より内側に挟んで吊材の間に水平ずれが見られる）。
SS-5上流側は定着部上下部が腐食錆色。
和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

崩落隣接径間Span6の吊り材
吊材SS6とアーチリブARS8との格点を繋ぐ上横梁には、端部と中央部に大きな面積の腐食が見られる。
確認が必要であるが、孔が開き貫通しているものと思われる。構造部材を、ここまで放置しておくのは、点検・判断が適切になされていたとは考え難い。

和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

吊材破断が明瞭に視認できた「逆光」

この写真を撮影した16:17初めて破断を認知できた
和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

Span6 の吊材4本（SS6U,SS6D）
SS6U

SS6D

SS7U

SS7D

吊材4本（SS6U,SS6D, SS7U,SS7D）
和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

Span6 の吊材4本（SS6U,SS6D）
SS6U

SS6D

吊材4本（SS6U,SS6D, SS7U,SS7D）
和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

Span6 の吊材4本（SS7U,SS7D）
SS7U

SS7D

吊材4本（SS6U,SS6D, SS7U,SS7D）
和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

紀の川の水辺の鳥

六十谷水管橋

和歌山河川国道事務所 紀の川の環境 5.鳥類

カワウ
日本の野鳥識別図鑑 (zukan.com)

和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

引張材を有する道路橋の構造形式の例
道路橋の中には、引張材に破断等が生じることで、橋全体が致命的な状態に至る可能性や、橋全体の挙動に大きな影響を与えることが懸念されるものがある。たとえば、以下の部材を有する橋。
１） 引張材：ケーブル、吊り材、ペンデル支承、グラウンドアンカー等
２） １）の定着部（定着具及び定着具配置のために補強された部位）
３） １）、２）の挙動に影響を与える部材
１－１）斜張橋、エクストラドーズド橋
１－２）吊橋１－３）アーチ橋 （ランガー、ローゼ、ニールセン）

南方澳大橋
落橋、6名死亡（2019.10.01）

１－４）吊床版橋
１－５）ドゥルックバンド橋
１－６）外ケーブル補強された構造

山口県・上関大橋
20cm段差（2020.11.14）

１－７）その他の構造例
国土交通省道路局国道・技術課：引張材を有する道路橋の損傷例と定期点検に関する参考資料2019.2.
https://www.mlit.go.jp/road/sisaku/yobohozen/tenken/yobo4_1-2.pdf

和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

断面欠損を伴う腐食事例の分類
http://kougiken.jp/04_s
eika/pdfsystem/43_ijika
nri/43_02.pdf

部材別： (1)主部材、(2)2次部材
原因別： (1)浸水、(2)漏水、(3)湿潤、(4)塩害、(5)糞害
和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

断面欠損を伴う腐食事例の分類
http://kougiken.jp/04_s
eika/pdfsystem/43_ijika
nri/43_02.pdf

部材別： (1)主部材、(2)2次部材
原因別： (1)浸水、(2)漏水、(3)湿潤、(4)塩害、(5)糞害
和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0748pdf/ks074822.pdf
和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

水管橋の設計・維持管理の指針類
水道公益社団法人日本水道協会

水道施設設計指針（2012年版），平成24年
厚生労働省 抜粋版 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000103928.pdf

水道維持管理指針(2016年版)，平成28年
厚生労働省：水道維持管理指針2006（抜粋版）
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000103722.pdf

工業用水

一般社団法人 日本工業用水協会

工業用水道施設設計指針・解説（2018年版），370p.
工業用水道維持管理指針（2015年版），330p.
農業水利施設

農林水産省

農業水利施設の機能保全の手引き，2015. 平成２７年５月
https://www.maff.go.jp/j/nousin/mizu/sutomane/attach/pdf/index-8.pdf

農業水利施設の機能保全の手引き「パイプライン」，2016. 平成２８年８月
https://www.maff.go.jp/j/nousin/mizu/sutomane/attach/pdf/index-22.pdf

和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

「水管橋外面塗装の塗り替え基準（手引き）」
露出鋼管（水管橋等）～外面塗装劣化診断評価の手引き～
平成 25 年 3 月
公益社団法人 日本水道協会
Ｗ Ｓ Ｐ 日本水道鋼管協会

日本水道鋼管協会「水管橋外面塗装の塗り替え基準（手引き）」日本水道協会との共同研究の報告書の抜粋 平成25年3月
http://www.wsp.gr.jp/download/pdf/kyodo_kenkyu.pdf
和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

「水管橋」の認識
水管橋には複数の構造形式があるが、この手引きで想定しているのは、最も多い桁橋。ランガー橋も斜張橋も想定されていない。
「構造部材」の「構造」の定義が少し異なっている。

日本水道鋼管協会「水管橋外面塗装の塗り替え基準（手引き）」日本水道協会との共同研究の報告書の抜粋 平成25年3月
http://www.wsp.gr.jp/download/pdf/kyodo_kenkyu.pdf
和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

水管橋の点検
道路橋に倣って作成された。
【六十谷水管橋の場合】
吊材破断を認識→本来はE1評価
破断未認識→本来はC評価（腐食が進行している）
あの錆は歩廊からも視認可能。
認識しながら耐久性に問題ない、とのコメントから、B評価にしたと推察される。
仮にA評価にしたとしたら、大問題。
日本水道鋼管協会「水管橋外面塗装の塗り替え基準（手引き）」日本水道協会との共同研究の報告書の抜粋 平成25年3月
http://www.wsp.gr.jp/download/pdf/kyodo_kenkyu.pdf
和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

水管橋とは（厚労省）
水管橋と橋梁添架管
水管橋
・最適構造形式の選定
・管の対荷重安全性・支持部分の安全性
・橋脚の衝突物防護工

・最も高い位置に空気弁・必要に応じて管理歩廊
・適切な落橋防止装置

・適切な防食措置「構造物」としての認識が希薄に感じられる。
厚生労働省：水道施設設計指針 2012
和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

水管橋とは（厚労省）

厚生労働省：水道施設設計指針 2012
和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

水管橋の点検（ランガー橋の事例）

ランガー橋の事例でも、水管のみが対象で、橋梁部材の点検事項は明記されていない。点検なされていない危惧もある。
和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

水管橋の点検（ランガー橋の事例）

露出鋼管（水管橋等）の腐食防止方法と延命措置に関する共同研究―水管橋外面塗装の塗替え基準の検討― 参考資料
http://www.jwwa.or.jp/houkokusyo/pdf/rosyutukoukan/rosyutukoukan_all.pdf

ランガー橋の事例でも、水管のみが対象で、橋梁部材の点検事項は明記されていない。点検なされていない危惧もある。
和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

水管橋の点検（ランガー橋の事例）

露出鋼管（水管橋等）の腐食防止方法と延命措置に関する共同研究―水管橋外面塗装の塗替え基準の検討― 参考資料
http://www.jwwa.or.jp/houkokusyo/pdf/rosyutukoukan/rosyutukoukan_all.pdf

ランガー橋の事例でも、水管のみが対象で、橋梁部材の点検事項は明記されていない。点検なされていない危惧もある。
和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

水管橋の点検（ランガー橋の事例）
ランガー橋の事例でも、水管のみが対象で、橋梁部材の点検事項は明記されていない。点検なされていない危惧もある。

露出鋼管（水管橋等）の腐食防止方法と延命措置に関する共同研究―水管橋外面塗装の塗替え基準の検討― 参考資料
http://www.jwwa.or.jp/houkokusyo/pdf/rosyutukoukan/rosyutukoukan_all.pdf

和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

マニュアル作成手引き 水道管橋等点検（水道技術研究センター）
１）点検対象施設
全ての水管橋等（水管橋および橋梁添架管）を点検対象とする。
２）点検の種類
水管橋等点検には、定期点検と臨時点検がある。

① 定期点検頻度や方法を定めて計画的に実施するもの。
② 臨時・特別点検
臨時点検は、道路管理者や利用者等からの通報時や大雨や地震発生後（震度４以上等）などに臨時に実施するもの。特別点検は、例えば、管内の水管橋で問題が発生した場合に、同一形式の水管橋について実施する一斉点検などが挙げられる。この場合は、調査の目的に応じて点検内容、時期を適宜決定し実施する。

http://www.jwrc-net.or.jp/pipe-stars/maintenance/manual02.html
和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

マニュアル作成手引き 水道管橋等点検（水道技術研究センター）
３）点検の頻度
定期点検の頻度は、水管橋等の重要度に応じて表2.2.1を標準とする。
表 2.2.1 水管橋等の定期点検の頻度

水管橋等の分類

定期点検の頻度・基幹管路等の重要管路に設置された水管橋等・塗装等の劣化が進行している水管橋等

2年に1回

上記以外の水管橋等

5年に1回

http://www.jwrc-net.or.jp/pipe-stars/maintenance/manual02.html
和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

マニュアル作成手引き 水道管橋等点検（水道技術研究センター）
４）点検方法および点検項目
目視および触手により、上部工主構部、上部工付属設備、下部工の劣化状況や管理用地の状態等を確認する。点検項目を表2.2.2に示す。

表 2.2.2 水管橋等点検における点検項目
分類

部材等

上部工 管体、トラス弦材、横構、アー
主構部 チ材、吊材、橋門構等

点検項目
漏水の有無
外面塗装の状況（剥離、発錆）
変形の有無及び腐食
漏水の有無
外面塗装の状況（剥離、発錆）

空気弁、伸縮管

変形の有無及び腐食
空気弁断熱材の損傷「部材等」に、管体、トラス弦材、横構、アーチ材、吊材、橋門構などの文字はある。
点検項目が、漏水の有無、外面塗装の状況（剥離・発錆）、変形の有無及び腐食、となっており、第1に漏水が点検項目となっており、管路としての認識が強い。構造材の点検としては、塗装、変形、腐食の３項目となっている。

伸縮管の変位状況
上部工 リングサポート、サドルサポー 外面塗装の状況（剥離、発錆）
付属設 ト、添架支持金物、落橋防止構
備造、歩廊、進入防止柵等

変形の有無及び腐食支承機能の確認（スライド状況）
変形の有無及び腐食

支承

アンカーボルトの変形及び腐食調整モルタルの状況（割れ、隙間）
沓座面のコンクリートの状況

橋台
下部工

コンクリートのひび割れ、鉄筋の露出
沈下の有無
コンクリートのひび割れ、鉄筋の露出

橋脚・防衝杭傾きの有無
外面塗装の状況（剥離、発錆）

管理用 管路用地

フェンス、無断使用、不法投棄等

http://www.jwrc-net.or.jp/pipe-stars/maintenance/manual02.html
和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

マニュアル作成手引き 水道管橋等点検（水道技術研究センター）
５）点検結果の記録① 点検記録表
定期点検および臨時点検の結果を記録するもので、以下の項目を記載する。
･水管橋等の名称、台帳番号･点検日･点検結果（各点検項目の評価）･損傷に著しい箇所があり早急な修繕工事が必要な場合、あるいは詳細な調査が必要な場合の具体的な損傷状況
･修繕工事を依頼する場合、依頼先の担当部門名② 点検管理表
定期点検や臨時点検における劣化状況等の経年変化を管理するもので、以下の項目を記載する。台帳で管理することを標準とする。
（5.1図面および台帳 水管橋・橋梁添架管台帳 参照）･点検日･不具合内容･原因･対処方法
６）点検記録の保管・蓄積･点検結果は、点検記録表・点検管理表に記録し、常に把握できるようにする。
･点検データは電子化を行い、経年分析や原因分析等を行いやすいようにデータの蓄積を行う。
･委託報告書は電子化して保管・管理する。
http://www.jwrc-net.or.jp/pipe-stars/maintenance/manual02.html
和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

点検記録表点検結果（各点検項目の評価）が5つから評価を選択する形式

損傷に著しい箇所があり早急な修繕工事が必要な場合、あるいは詳細な調査が必要な場合の具体的な損傷状況を記述する
点検記録表には、「上部工主構部」として1項目としてしか記録できない。しかも「漏水の有無」とあるので水管を念頭に置いているものと判断できる。
一方、上部工付属設備は、多種あ
りながら、各部を点検チェックするようになっている。

http://www.jwrc-net.or.jp/pipestars/maintenance/manual02.html
和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

点検記録表http://www.jwrc-net.or.jp/pipestars/maintenance/manual02.html
和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

水資源機構をめぐる情勢【水路等事業】令和2年12月

ランガー補剛、トラス補剛、鋼桁式の水管橋は少ない
和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

農業水利施設の機能保全の手引きでの水路橋
開水路形式の水路は開水路、暗きょ、トンネル、水路橋、サイホン等により構成される。
１.３ 施設の重要度評価

農業水利施設の機能保全の手引き「開水路」平成２８年８月
https://www.maff.go.jp/j/nousin/miz
u/sutomane/attach/pdf/index-4.pdf

和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

ランガー橋の吊材の破断ワイヤーの調査（米1982）

破断ケーブルが3本発見されて、詳細調査すると6本破断で、2本懸念の結果となった。
ケーブルの渦励振による横振動が原因として、ケーブルの置き換えとともにケーブルにダンパーを設置した。
和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

防食性評価基準 2/3① はがれがない② 塗装に異常は見られない。
① はがれが見られ、下塗り、中塗りが確認出来る。
錆面は認められない。
②部分的に、はがれが見られる。

防食 2. はが性 れ① はがれが見られ、側面が見える。
②鋼面には、発錆が見られる。
③部分的に、はがれが見られる。

① はがれが見られ、側面が見える。
②鋼面には、発錆が見られる。
③はがれが多数確認できる。
部分的に、はがれが見られる。
または、全体的に広がっている。

http://www.wsp.gr.jp/qanda/taikei-h-1.html
和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

防食性評価基準 2/3

http://www.wsp.gr.jp/qanda/taikei-h-1.html
和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

防食性評価基準 2/3

http://www.wsp.gr.jp/qanda/taikei-h-1.html
和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

独立水管橋
独立水管橋は, 通水管を単独で架橋する「パイプビーム水管橋」と通水管に補剛部材を追設する「補剛水管橋」に分類されます。それぞれの主な構造形式と適用範囲を以下に示します。

http://www.wsp.gr.jp/qanda/taikei-h-1.html
和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

パイプビーム水管橋
パイプビーム水管橋

水管そのものを梁とする構造で、単純支持、両端
固定、連続支持などの支
持条件に分類される。

出典： 日本水道鋼管協会 http://www.wsp.gr.jp/qanda/taikei-h-1.html
和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

補剛水管橋
フランジ補剛水管の上部または下部にウエブとフランジを溶接で合体することで、剛性を付加させる形式
トラス補剛
水管をトラスの上弦材または下弦材として構成し、残りをトラスとして剛性を付加させる形式
アーチ補剛
水管を桁として扱い、アーチ
部材で剛性を付加させ、アーチからの吊材で水管のたわみに対する剛性を付加する形式
斜張橋形式
水管を直接桁とする斜張橋ではなく、斜張橋の桁の内部上部に水管を敷設するもの
補剛ではなく敷設する形式の鋼桁橋形式、トラス橋形式などもある。
出典： 日本水道鋼管協会 http://www.wsp.gr.jp/qanda/taikei-h-1.html
和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

添架水管橋道路および鉄道などの橋梁に添架する。独立水管橋にする必要のない場合は、添架水管橋とするのが普通である。

出典： 日本水道鋼管協会 http://www.wsp.gr.jp/qanda/taikei-h-1.html
和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

Google Earth Street Viewで観察する各地の水管橋
Google Earth Street View（グーグルアース ストリートビュー，GESV）で各地の水管橋を観察できる。撮影車両が通行・進入できるところからの視点に限定される。撮影年ごとの観察で変化が確認できる場合もある。

和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

松山平野内の主な水管橋

ランガー補剛、トラス補剛、鋼桁式の水管橋は少ない
和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

パイプビーム水管橋（松山市重信川） in GESV

重信橋

通水管の上に歩廊がある。通水管の側面・底面に汚れ。
和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

パイプビーム水管橋（松山市重信川） 現地調査
同じアングルで同じフレームであれば、GESVで
遜色ない。
重信橋

通水管の上の歩廊の錆や、通水管の側面・底面に汚れは鮮明に見える。
通水管の苔などの汚れはあるが一般的。もらい錆も見られず良好。
落橋防止工も新しく健全。
和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

フランジ補剛水管橋（松山市石手川） in GESV

2本の通水管。1本は通水管の上に歩廊がある。もう1本は鋼桁の上に通水管があるように見える。錆汁が見える。

和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

フランジ補剛水管橋（松山市石手川水管橋） 現地調査

2本のフランジ補剛水管橋。1本は通水管の上に歩廊がある。
フランジ補剛鋼桁のウエブ部分に錆汁がおびただしい
補剛桁部や通水管
下面も塗装の劣化が見られる。

可とうジョイント和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

パイプビーム水管橋（松山市石手川） in GESV

通水管には苔類・地衣類が付いている模様。
錆は認められず、落橋防止工が認められる。
目立った問題なし。

和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

ランガー式水管橋（松山市石手川） in GE

左岸

右岸

Google Earthで3D表示により2径間ランガー桁アーチ橋であることがわかる。
吊り材は各9本。

和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

ランガー式水管橋（松山市石手川） in GESV

右岸

左岸
植樹のため確認できない。

和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

33°50'39.56"N
132°47'41.55"E

愛媛大学 森 伸一郎

ランガー式水管橋（松山市石手川） 現地調査

右岸
アーチリブ、吊材、吊材定着部、通水管
補剛リング、いずれも健全。水管に錆が見られるが普通のよう。支承に錆。

和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

トラス補剛水管橋（西条市中山川） in GESV
33°51'25.07"N
133° 0'46.15"E

和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

ランガー式水管橋（西条市加茂川） in GESV
33°51'25.07"N
133° 0'46.15"E

4径間のランガー式水管橋（吊材2×9本）
和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

ランガー式水管橋（西条市加茂川） in GESV
33°51'25.07"N
133° 0'46.15"E

アーチリブ、吊材、吊材定着部、通水管補剛リング、いずれも健全。
水管に汚れが見られるが普通のよう。

和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

ランガー式水管橋（西条市加茂川） in GESV

アーチリブ、吊材、吊材定着部、通水管補剛リング、いずれも健全。
水管に汚れが見られるが普通のよう。空気弁は錆、汚れなし。
和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

ランガー式水管橋（西条市加茂川） in GESV

2本のランガー桁としての通水管を水平につなぐ、サポートリングと下横桁の接続部も健全。
和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

ランガー式水管橋（西条市加茂川） in GESV

橋台とランガー桁の間に落橋防止工。
通水管は概ね健全に見える。側面に錆汁あり。もらい汁ではなく、孔食の始まりか？
和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

ランガー式水管橋（西条市加茂川） in GESV

アーチに損傷なし

水管に錆汁が散在

和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

パイプビームアーチ水管橋（松山市久万川） in GESV

よく確認できない

和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

松山市和気
33°53'31.64"N
132°43'58.28"E
愛媛大学 森 伸一郎

鋼桁水管橋（松山市宮前川） in GESV

補剛形式ではなく、ラック形式。ラックとなる鋼桁橋の桁に錆が出ている。
和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

鋼桁水管橋（松山市宮前川）現地調査

Google Earth Street View撮影時より錆少ないところと多いところとがある。GESVでもかなりチェックできることがわかる。
和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

鋼桁水管橋（松山市宮前川）現地調査

Google Earth Street View撮影時より錆少ないところと多いところとがある。ラックとなる鋼桁橋の桁に錆は現地調査で詳細にわかる
和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

水管橋（トラス補剛）（松山市洗池川） in GESV

三角形トラス補剛水管橋。一見してトラス材、格点接合部、水管のいずれも健全に見える。
和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

水管橋（トラス補剛）（松山市洗池川） 現地調査

三角形トラス補剛水管橋。現地に行けば、塗装の劣化、外的起因の錆などが確認できた。
和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

水管橋（鋼桁）（松山市内川） in GESV

アーチに損傷なし
水管に錆汁が散在
和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

松山市味生
33°47'38.47"N
132°48'27.01"E
愛媛大学 森 伸一郎

水管橋（鋼桁）（松山市内川）現地調査

歩廊

ツタ類が繁茂して、外観点検が困難。見えた範囲で、表面汚れているが部材と接合部は健全。
和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

水管橋（トラス補剛桁）（今治市頓田川） in GESV

和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

水管橋（ランガー補剛桁）（西条市渦井川） in GESV

アーチに損傷なし
水管に錆汁が散在

松山市味生
33°47'38.47"N
132°48'27.01"E

和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

水管橋（補剛桁）（四国中央市金生川） in GESV

水管に錆汁が散在

松山市味生
33°47'38.47"N
132°48'27.01"E

和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

高知県宿毛市 松田川水管橋 in GESV

逆三角形トラス橋1径間＋斜張
橋2径間
ケーブル定着部、
トラス材、損傷なし。汚れは下面と上流側側面に集中。
橋長 167.6 m、 鋼重93 ton: 日本橋梁建設協会 https://www.jasbc.or.jp/general/photo/4208/
和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

高知県高知市 国分川 水管橋（左岸側） in GESV

4段目ケーブル定着部：錆あり

2主塔3径間斜張橋（扇型1面張り）、
逆三角形トラス。
ケーブル定着部金物に錆、トラス材の汚れ激しい。汚れは上下側面の全面。
3段目ケーブル
定着部：錆あり
和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

5段目ケーブル
定着部：錆あり愛媛大学 森 伸一郎

高知県高知市 国分川 水管橋（右岸側） in GESV

5段目ケーブル定着部：錆、錆汁と塗装はがれ

2主塔3径間斜張橋（扇型1面張り）、逆三角形トラス。
ケーブル定着部金物に錆、トラス材の汚れ激しい。
汚れは上下側面の全面。ケーブルに鳥群。汚れは糞か。
4段目ケーブル定着部：錆あり
和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

高知県南国市 国分川 水管橋（左岸側） in GESV

2径間ランガー橋。
アーチ鋼管の吊り材定着部上方に2面対の錆（溶接部か）が複数見られる。
ランガー補剛桁の水管表面に多くの錆（孔食か）があり、吊り材の下部定着部から錆汁が出て水管表面に付いている。

和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

左岸側の4本目吊り材上部定着部付近のアーチリブ鋼管に錆
左岸側の5本目吊り材下部定着部より水管に錆汁
愛媛大学 森 伸一郎

高知県南国市 国分川 水管橋（左岸・上流側） in GESV上面錆

アーチリブ鋼管の吊り材定着部上方に2面対の錆（溶接部か）が複数見られる。
アーチリブは圧縮・曲げが作用しており、引っ張り側の下方に幅が広がる錆面が特徴的であり、曲げ耐力の低下をもたらしている懸念があり、相当程度危険であると推察する。
和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

下面

アーチリブ
左岸側の5本目吊り
鋼管
材下部定着部より水管に錆汁
愛媛大学 森 伸一郎

高知県南国市 国分川 水管橋（左岸側） in GESV

腐食で断面欠損

吊り材に錆

ランガー補剛桁の水管表面に多くの錆（孔食か）吊り材の下部定着部から出た錆汁が水管表面に付着
和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

新大淀水管橋

和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

大淀水管橋和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

大淀水管橋和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

水管橋

和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

枚方 水管橋

腐食進行中

和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

枚方水管橋北大阪の生活を支える大動脈（36）枚方水管橋大阪府水道部現在の枚方水管橋は1964年（昭和39年）に完成したものですが、古くは淀川水管橋と呼ばれていました。この水管橋はオールパイプ橋として日本で２番目に製作されたランガー補剛水管橋であり、その規模
は中央部ランガー76.1ｍ×８スパン、両端に52.6ｍと41.3ｍのランガーがそれぞれ１スパンの全10スパンであり、総延長は、702.7ｍにおよび当時としては日本最大の水管橋でした。本橋の完成により高槻市、茨木市、吹田市、箕面市、豊中市など北大阪地域に日量約400,000m3の送水が可能となりました。2004年（平成16年）には大規模地震に対応するための耐震補強工事を実施しました。（施設概要）①竣工年度1963年度（昭和38年度）②上部構造▽形式：ランガー補剛水管橋（オールパイプ構造）▽管口径：1,200mm×２連▽
橋長：702.7ｍ（52.6ｍ＋76.1ｍ×８スパン＋41.3ｍ）③下部構造▽
橋台：杭基礎（鉄筋コンクリート杭）２基▽Ｔ型橋脚（ケーソン基礎：
楕円形5,200×8,200）９基所在地淀川（大阪府枚方市桜町～高槻
市大塚町）電話番号06‐6875‐2101(大阪府水道部北部水道事業所）
アクセス【公共交通機関】京阪電鉄「枚方公園駅」より徒歩10分公開状況淀川に架かる「枚方大橋」及びその付近から全体を見ることが出来ます施設の概要と特徴
和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

宇治川水管橋（6径間トラス）

錆わずか

和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

豊中市 神崎川 ガス管橋

トラス材：錆あり
送水管：

和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

大阪市 水管橋

腐食わずか

和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

吹田市 水管橋

腐食わずか

和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

摂津市 水管橋

腐食わずか

和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

茨木市 安威川 水管橋

腐食わずか

和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

茨木市 安威川 水管橋

腐食わずか

和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

茨木市 安威川 水管橋

腐食わずか

和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

茨木市戸伏町 安威川 水管橋

腐食わずか

和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

茨木市戸伏町 安威川 西河原新橋 水管橋

腐食わずか
和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

茨木市戸伏町 茨木川 西河原新橋 水管橋

腐食わずか
和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

尼崎市 武庫川 水管橋

腐食わずか
和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

西宮市今津 東川 水管橋

南側：表面錆、北側：鳥の糞

和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

西宮市 東川 水管橋

さや管
和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

堺市 大和川 水管橋

錆汁
和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

藤井寺 大和川 水管橋

腐食なし、錆汁
和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

藤井寺 大和川 水管橋

腐食なし
和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

大阪府柏原市 大和川 柏水管橋

4径間逆三角形トラス橋
L=280m*錆なし（*中日本コンサル公開情報）

和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

大阪市 堂町川 水管橋

腐食なし

腐食なし
和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

大阪市 土佐堀川 水管橋

腐食なし

和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

茨城県 小貝川 水管橋

腐食なし
珍しい構造形式
和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

宮城県 名取川 水管橋

腐食なし
珍しい構造形式
和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

山形県 寒河江川水管橋（日鉄P&E）

ランガー式1径間
フランジ補剛式

腐食認知できず、側面・下面汚れ多し
珍しい構造形式
和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

富山県 富山市神通川水管橋

三角形トラス補剛式8径間

腐食認知できず、側面・下面汚れ多し
和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

兵庫県 加古川市 水管橋

ランガー式6径間。錆認知できず、汚れなし。
和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

和歌山県 橋本市紀ノ川水管橋

ランガー式2径間。
アーチ補剛版に錆あり。アーチ鋼管下面が汚れありそう。

和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

和歌山県 かつらぎ町紀ノ川 三谷井水管橋

道路橋6径間トラス橋の三谷橋の橋脚を利用した3弦トラス
水管橋。

トラス斜材に錆散見される。送水管塗装
は状態良し、錆は極一部で見られる。

和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

和歌山県 かつらぎ町紀ノ川 三谷井水管橋

道路橋6径間トラス橋の三谷橋の橋脚を利用した3弦トラス
水管橋。
トラス斜材に錆散見される河道付近で増える。送水管塗装
は状態良し、錆は極一部で見られる。

錆

和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

高石水管橋 seen in Google Earth

美しい。見事。

和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

定期点検の主な目的
1. 機能維持と第三者被害防止
道路橋が本来目的とする機能を維持し、また、道路利用者並びに第三者が、道路橋や附属物などからのボルトやコンクリート片、腐食片などの落下などにより安全な通行を妨げられることを極力避けられるように、適切な措置が行われること。

2. 致命的な状態を回避するための措置の必要性判断
道路橋が、道路機能の長期間の不全を伴う落橋やその他構造安全上の致命的な状態に至らないように、次回定期点検までを念頭に置いた措置の必要性について判断を行うために必要な技術的所見を得ること。

3. 長寿命化対応のための技術的所見の獲得
道路の効率的な維持管理に資するよう道路橋の長寿命化を行うにあたって、時宜を得た対応を行う上で必要な技術的所見を得ること。
参考：国土交通省 道路局：道路橋定期点検要領 ，平成３１年２月，p.8「道路橋」を「水管橋」に置き換えれば理解しやすい。
定期点検の目的が広く理解できているか。
→ 理解・反映するための要領・チェックリストの作成や研修が必要。
和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

定期点検結果を受けた措置のための変状記述
定期点検の結果を受けて実施する措置の内容は、原因や変状の種類に応じて異なることが考えられる。そこで、同じ部材に複数の変状がある場合には、措置等の検討に反映するために変状の種類毎に判定を行うとよく、たとえば、表-2 に示すような変状の種類を少なくとも含むようにするとよい。（付録 1 別紙 1 定期点検項目の例）
なお、表-2 のその他については、道路橋の性能に関連するものを全て含む概念である。
参考：国土交通省 道路局：道路橋定期点検要領 ，平成３１年２月，p.14

和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

腐食部の残存板厚計測のための非破壊検査技術

電磁誘導法，超音波法，共鳴法から計3手法を選定して検討

出典：村越 潤，高橋 実，飯塚拓英，小野秀一：腐食鋼
部材の残存板厚計測への各種計測技術の適用性の検討，構造工学論文集Vol.59A，pp.711-724，2013.3.

和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

水管橋について「水の安定供給」の実現に向けては、国土交通省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省などの関係省庁、各都府県や市区町村、水道事業者及び民間事業者が関わる。
国土交通省：河川、ダム、下水道
厚生労働省：水道（上水道）農林水産省：農業用水（旧河川法1896、慣行水利権）

経済産業省：工業用水道（工業用水道事業法,1958）
技術的基準は、経済産業省令で定める

日本水道鋼管協会
WSP 007-2019 水管橋設計基準（改正5版）
WSP 081-2020 「鋼管路の更新診断マニュアル（診断から劣化調査・補修まで）」
和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

水管橋の耐震補強と落橋防止工の事例

リングサポート補強状況（錆は残ったまま）第２水管橋（耐震補強工事着工前）
加筆（水管側面に錆が散在する）
三重用水事業
出典：村越 潤，高橋 実，飯塚拓英，小野秀一：腐食鋼
部材の残存板厚計測への各種計測技術の適用性の検討，構造工学論文集Vol.59A，pp.711-724，2013.3.
和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

農業水利 用のパイプラインのストックマネジメントの流れ

農林水産省：農業水利施設の機
能保全の手引き「パイプライン」
平成２８年８月，p.25
https://www.maff.go.jp/j/nousin/
mizu/sutomane/attach/pdf/index-22.pdf「パイプラインのストックマネジメントでは、日常管理、機能診断、機能保全計画の策定、対策工事、データの蓄積のサイクルを、リスク管理を考慮しつつ段階的・継続的に実施する。」
和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

農業水利 用のパイプライン水管橋の点検項目と内容
上部工（本管部、補剛部）、上部工の付帯施設、支承部、下部工の各構造に対して、・調査対象部材・調査対象現象
・調査項目
・調査手法
・記録手法
が明記されており、明解な理解が可能である。
農林水産省：農業水利施設の機能保全の手引き「パイプライン」平成２８年８月，p.44
https://www.maff.go.jp/j/nousin/mizu/sutomane/attach/
pdf/index-22.pdf
和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

農業水利 用のパイプライン水管橋の点検項目と内容・調査対象構造・調査対象部材・調査対象現象
・調査項目
・調査手法
・記録手法
が明記されている。
定量的な評価・判定に有効な整理がなされている。
農林水産省：農業水利施設の機能保全の手引き「パイプライン」平成２８年８月，p.44
https://www.maff.go.jp/j/nousin/mizu/sutomane/attach/pdf/index-22.pdf
和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

農業水利 用のパイプライン水管橋の機能診断調査「機能診断調査の目的は、対象施設の機能の状態、劣化状況等を把握するとともに、その要因を特定することである。この目的を達成するために、最適な調査内容となるように検討することが重要である。」（第３章 機能診断 ３．１ 基本的事項）「水管橋の現地調査では、上部工、支承部を対象に塗膜の劣化や管厚、ボルトナットの変状の等 について目視や計測・試験等を行う。 」

機能診断調査（道路橋でいう定期点検）の目的を明記しており、目的達成のための調査内容とするという原理が明記されている。

農林水産省：農業水利施設の機能保全の手引き「パイプライン」平成２８年８月，p.28-44
https://www.maff.go.jp/j/nousin/mizu/sutomane/attach/pdf/index-22.pdf

和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

パイプライン水管橋についても、調査対象、調査項目などを明記している。
愛媛大学 森 伸一郎

危機時における水の確保のための施策体系
国や地方公共団体等は、「インフラ長寿命化計画」及び「個別施設毎の長寿命化計画（個別施設計画）」を策定し、これら計画に基づく戦略的な維持管理・更新を推進している。

図表１－２－22 改正水道法における「適切な資産管理の推進」の概要
令和２年度第204回国会（常会）提出 水循環施策
令和3年版 水循環白書 p.112
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/mizu_junkan/pdf/r02_mi
zujunkan_shisaku.pdf
和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）「広域連携の推進」、「適切な資産管理の推進」及び「多様な官民連携の推進」を三本柱として、平成 30年 12月に水道法が改正された（図表１－２－22）。特に「適切な資産管理の推進」については、・・・水道施設の更新や耐震化を着実に進展させ、地震などの災害に強い水道の構築を図ることとした。加えて、適切な資産管理の前提となる水道施設の台帳整備等を義務付けた。
愛媛大学 森 伸一郎

危機時における水の確保のための施策体系
リスク管理型の「水の安定供給」の実現に向けては、国土交通省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省などの関係省庁、各都府県や市区町村、水道事業者及び民間事業者などが一体となり、連携して取り組
むことが不可欠であり、ハード対策として、水資源開発施設の新設、送水管路の二連化、長寿命化計画に基づく適切な維持管理、耐震対策、ダム再生などの既存施設の徹底活用など、ソフト対策として、用途をま図表 特41 危機時における水の確保のための施策体系 たがった水の転用、発電などのダム容量の用途外への緊急的な活用、
令和２年度第204回国会（常会）提出水循環施策
渇水時における水利調整、渇水対
令和3年版 水循環白書 p.40
応タイムラインの作成などを推進す
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/mizu_junkan/pdf/r02_mi
zujunkan_shisaku.pdf
ることとしている（図表 特41）。
和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

水使用の現況
平成 28 年（2016 年）における全国の水使用量（取水量ベース）は、合計で約800 億㎥／年であり、用途別にみると、
生活用水と工業用水の合計である都市用水が約 259 億㎥／年、農業用水が約 538 億㎥／年である（図２－１－２）。
農業用水 67.5%
生活用水 18.4%
工業用水 14.1%（2016年）
いずれも減少傾向

全国の水使用量

https://www.mlit.go.jp/common/001319366.pdf

和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

日本の工業用水

工業（製造業、電気供給業、ガス供給業及び熱供給業）の用に供する水（水力発電用、飲用を除く） 産業の血液和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

和歌山市の工業用水

和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

和歌山市の工業用水
工業用水：河西・河東工水。
87.2%は鉄鋼業（1社）
21-22億円で安定
約46km、約74%が40年以上

和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

和歌山市の工業用水
六十谷第
1浄水場

工業用水：河西・河東工水。
87.2%は鉄鋼業（1社）
21-22億円で安定
約46km、約74%が40年以上
料金収入推移業種別料金収入内訳(H29)

出典：和歌山市工業用水道事業経営戦略，2019.3.

鉄鋼業（河西工水）
87.2%

http://www.city.wakayama.wakayama.jp/_res/projects/default_project/_p
age_/001/032/497/20190327_kousui_keieisennryaku_zennbun.pdf

和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

和歌山市の工業用水
工業用水：河西・河東工水。
87.2%は鉄鋼業（1社）
21-22億円で安定
約46km、約74%が40年以上

http://www.kinokawa近畿農政局：和歌山平野の歴史
rengo.or.jp/mwbhpwp/wphttps://www.maff.go.jp/kinki/wakayamaheiya/
content/uploads/PDF_nougyouyousui0402.pdf
wakayamaheiya03.html
和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎

和歌山市 六十谷水管橋 全景
9和歌山市六十谷水管橋の崩落事象の現地調査速報（2021年10月22日）

愛媛大学 森 伸一郎