作成日 ：令和3年5月18日［法第15条の2の3］

作成者 ：第一業務部 武藤仁

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿［安定型］（令和 3年 4月度）
埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量［規12条の7の3の3イ］

水質検査の実施状況と措置（年1回測定）［規12条の7の3の3ニ及びホ］

種類

数量（単位）

0.00000.00000.00000.54000.000039.0400
0.00001.950041.5300

廃プラスチック類
ゴムくず
金属くず
ガラスくず及び陶磁器くず
がれき類
アスベスト含有 ガラス.陶磁器
〃がれき〃

他

別紙1の通り＊1

採取場所

14台

展開検査の場所

採取日

令和3年4月16日

令和年月日

令和年月日

（ t ／月）

分析結果が得られた日

令和3年5月18日

令和年月日

令和年月日

（ t ／月）分析結果（ t ／月）

別紙1「場内見取り図」及び別紙1「場内見取り図」及び別紙1「場内見取り図」及び「地下水の計量証明書」綴りの通り＊3「地下水の計量証明書」綴りの通り＊3「地下水の計量証明書」綴りの通り＊3（ t ／月）異常の有無

有（ t ／月）

必要な措置を講じた

浸透水採水設備1号でその他の観測井戸や他項目で検出は、（ t ／月）年月日とその内容「カドミウム」が0.0008㎎/㍑ありませんでした。

（ t ／月）（環境基準値は、0.003㎎/㍑未満）

5、7号井戸群で継続監視している（ t ／月）「テトラクロロエチレン」が0.0006㎎/㍑「鉛」も検出されませんでした。

（環境基準値は、0.01㎎/㍑未満）

速報値を18日、環境センターへ検出されましたが、いずれも 環境FAXにて送信、報告済です。

14回・無有・無有・

基準値以下です。

別紙1の「場内見取図」の通り

安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日

令和年月日

令和年月日

令和年月日

施設の点検［規12条の7の3の3ロ］
場内囲い、擁壁等
点検日

令和3年4月16日

異常の有無

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置（月1回実施）［規12条の7の3の3ニ及びホ］
採取場所

別紙1の通り＊1（ t ／月）

展開検査の実施状況［規12条の7の3の3ハ］
実施回数

別紙1の通り＊1

有・無

必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容＊4

別紙1の通り＊1（浸透水採水1号）

採取日

令和3年4月16日

分析結果が得られた日

令和3年5月18日

BOD＊2
COD＊2
異常の有無

基準値 20ｍｇ/㍑以下

6．1ｍｇ／㍑
有基準値 40ｍｇ/㍑以下
・

無

必要な措置を講じた年月日とその内容

施設の残余容量①先月末の残余容量（m3）4,930m3＊1 処分場の平面図に位置を明示すること。

＊2 いずれかを記載すること。

＊3 別紙2に記載するか「計量証明書」を添付すること。

③今月末残余容量；①－② （m3）②今月埋立量（m3）49m3＊4 異常が認められた場合のみ記入すること。

4，881m3

無別紙1；小柳産業㈱最終処分場 見取り図
；残地森林、造成森林及び未埋立地域；埋立完了地域
飛散防止ネット；石綿含有物埋立継続地域（埋立済み地域を含む）

4号井戸
残地森林、造成森林及び未埋立地域

飛散防止ネット

3号井戸

埋立完了地域

石綿含有物埋立地域（埋立済み地域を含む）
ガス抜き

飛散防止ネット

残地森林、造成森林及び未埋立地域

2号浸透
1号浸透

6号井戸
5号井戸群
7号井戸群

埋立完了地域

旧消防P

消防P

残地森林、造成森林及び未埋立地域

展開検査実施1号井戸管理事務所

957－0105新潟県北蒲原郡聖籠町大字次第浜字烏川3695－1
小柳産業 株式会社 最終処分場
TEL＆FAX 0254（41）4148
許可面積 18，178ｍ2
総面積19，991．17m2(令和3年4 月1日 令和3年度第一次植栽終了後見直し)

別紙2

令和3年4月①

地下水質の検査結果①
地下水等検査項目基準値
一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場 に係る技術上の基準を定める省令【第二条 第2項 第二号 ハ、ホ 〈別表第2〉】

②採水場所
採水日

3号井戸 採水場所
令和3年4月16日 採水日

結果取得日
分析項目、結果③
1号井戸 採水場所
令和3年4月16日 採水日

5月18日 結果取得日
合否分析項目、結果④
浸透水採水1号 採水場所
令和3年4月16日 採水日

5月18日 結果取得日
合否分析項目、結果

令和3年4月16日

5月18日 結果取得日
合否分析項目、結果

1 アルキル水銀

検出されないこと0.0005未満〇

0.0005未満〇

0.0005未満〇

-

2 総水銀

1リットルにつき0.0005ミリグラム以下

0.0005未満〇

0.0005未満〇

0.0005未満〇-

3 カドミウム

1リットルにつき0.003ミリグラム以下

0.0003未満〇

0.0003未満〇

0.0008㎎/㍑

〇

-

4鉛

1リットルにつき0.01ミリグラム以下

0.005未満〇

0.005未満〇

0.005未満〇

0.005未満

5 六価クロム

1リットルにつき0.05ミリグラム以下

0.01未満〇

0.01未満〇

0.01未満〇-6 砒素

1リットルにつき0.01ミリグラム以下

0.005未満〇

0.005未満〇

0.005未満〇-

7 全シアン

検出されないこと0.01未満〇

0.01未満〇

0.01未満〇-8 ポリ塩化ビフェニル

検出されないこと0.0005未満〇

0.0005未満〇

0.0005未満〇-

9 トリクロロエチレン

1リットルにつき0.01ミリグラム以下

0.001未満〇

0.001未満〇0.001未満〇-

10 テトラクロロエチレン

1リットルにつき0.01ミリグラム以下0.0005未満〇

0.0005未満〇

0.0006㎎/㍑〇-

11 ジクロロメタン

1リットルにつき0.02ミリグラム以下0.002未満〇

0.002未満〇

0.002未満〇-12 四塩化炭素

1リットルにつき0.002ミリグラム以下

0.0002未満〇

0.0002未満〇

0.0002未満〇-

13 1・2―ジクロロエタン

1リットルにつき0.004ミリグラム以下

0.0004未満〇

0.0004未満〇

0.0004未満〇-

14 1・1―ジクロロエチレン

1リットルにつき0.1ミリグラム以下

0.01未満〇

0.01未満〇

0.01未満

〇-15 1・2―ジクロロエチレン

シス1・2ジクロロエチレン及びトランス1・2ジクロロエチレン の合計量1リットルにつき0.04ミリグラム以下0.004未満〇

0.004未満〇

0.004未満〇-

16 1・1・1―トリクロロエタン

1リットルにつき1ミリグラム以下

0.0005未満〇

0.0005未満〇

0.0005未満〇-

17 1・1・2―トリクロロエタン

1リットルにつき0.006ミリグラム以下

0.0006未満〇

0.0006未満〇

0.0006未満〇-

18 1・3―ジクロロプロペン

1リットルにつき0.002ミリグラム以下

0.0002未満〇

0.0002未満〇

0.0002未満〇-

19 チウラム

1リットルにつき0.006ミリグラム以下

0.0006未満〇

0.0006未満〇

0.0006未満〇-

20 シマジン

1リットルにつき0.003ミリグラム以下

0.0003未満〇

0.0003未満〇

0.0003未満〇-

21 チオベンカルブ

1リットルにつき0.02ミリグラム以下

0.002未満〇

0.002未満〇

0.002未満〇-

22 ベンゼン1リットルにつき0.01ミリグラム以下

0.001未満〇

0.001未満〇

0.001未満〇-

23 セレン

1リットルにつき0.01ミリグラム以下

0.002未満〇

0.002未満〇

0.002未満〇-24 1・4―ジオキサン

1リットルにつき0.05ミリグラム以下

0.005未満〇

0.005未満〇

0.005未満〇-

1リットルにつき0.002ミリグラム以下

0.0002未満〇

0.0002未満〇

0.0002未満〇-25

クロロエチレン（塩化ビニルモノマー）

生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量基準値
一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令【第二条 第2項 第二号 ホ】
生物化学的酸素要求量（BOD) 1リットルにつき20ミリグラム以下
1リットルにつき40ミリグラム以下
化学的酸素要求量（COD)※「浸透水」化学的酸素要求量（COD）の結果は、毎月「廃棄物処理施設維持管理記録簿」に記載

5－1号井戸

5月18日
合否〇

別紙2

令和3年4月②

地下水質の検査結果⑤
地下水等検査項目基準値
一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場 に係る技術上の基準を定める省令【第二条 第2項 第二号 ハ、ホ 〈別表第2〉】

⑥

採水場所
採水日

7-1号井戸 採水場所
令和3年4月16日 採水日

結果取得日
分析項目、結果

合否

分析項目、結果検出されないこと

-

-

2 総水銀

1リットルにつき0.0005ミリグラム以下--

3 カドミウム

1リットルにつき0.003ミリグラム以下

-

-

4鉛

1リットルにつき0.01ミリグラム以下

0.005未満

5 六価クロム

1リットルにつき0.05ミリグラム以下

-

-

6 砒素

1リットルにつき0.01ミリグラム以下--

7 全シアン

検出されないこと--

8 ポリ塩化ビフェニル

検出されないこと--9 トリクロロエチレン

1リットルにつき0.01ミリグラム以下--

10 テトラクロロエチレン

1リットルにつき0.01ミリグラム以下--

11 ジクロロメタン

1リットルにつき0.02ミリグラム以下--

12 四塩化炭素

1リットルにつき0.002ミリグラム以下--

13 1・2―ジクロロエタン1リットルにつき0.004ミリグラム以下--

14 1・1―ジクロロエチレン

1リットルにつき0.1ミリグラム以下--

15 1・2―ジクロロエチレン

シス1・2ジクロロエチレン及びトランス1・2ジクロロエチレン の合計量1リットルにつき0.04ミリグラム以下--

16 1・1・1―トリクロロエタン

1リットルにつき1ミリグラム以下--

17 1・1・2―トリクロロエタン

1リットルにつき0.006ミリグラム以下--

18 1・3―ジクロロプロペン

1リットルにつき0.002ミリグラム以下--

19 チウラム

1リットルにつき0.006ミリグラム以下--

20 シマジン

1リットルにつき0.003ミリグラム以下--

21 チオベンカルブ

1リットルにつき0.02ミリグラム以下--

22 ベンゼン1リットルにつき0.01ミリグラム以下--

23 セレン

1リットルにつき0.01ミリグラム以下--

24 1・4―ジオキサン

1リットルにつき0.05ミリグラム以下--

1リットルにつき0.002ミリグラム以下--

クロロエチレン（塩化ビニルモノマー）〇

0.005未満

採水日

5月18日 結果取得日
合否分析項目、結果〇

生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量基準値
一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令【第二条 第2項 第二号 ホ】
生物化学的酸素要求量（BOD) 1リットルにつき20ミリグラム以下
1リットルにつき40ミリグラム以下
化学的酸素要求量（COD)

採水場所

令和3年4月16日 採水日

5月18日 結果取得日

1 アルキル水銀

25

7-2号井戸 採水場所※「浸透水」化学的酸素要求量（COD）の結果は、毎月「廃棄物処理施設維持管理記録簿」に記載

結果取得日
合否

分析項目、結果合否