7 異常を感じたら●万一次のような異常を感じたら処置、対策にならい確認してください。それでも改善されない時は、本体電源スイッチをOFFにして、ブレーカーを落とし、販売店、施工店、又は弊社窓口へご一報ください。分解は危険です。
こん なときファンが運転しない。
切替スイッチのランプが点灯しない。
運転中に異音や振動がする。

原因処 置 、対 策

ブレーカーが落ちている。
安全装置が作動した。
モーター・回路の異常。
切替スイッチがONになっている。
モーター、回路の異常。
本体がしっかり設置されていない。
ファンの内部に異物がある。

取 扱 説 明 書 （保証書付）
排気型セントラル換気システム

ブレーカーを上げてください。
一旦ブレーカーを下げ、1分後にブレーカーを上げる。
上記2項処置で改善しない際、電源を切り、お近くの販売店、弊社窓口へご相談ください。
ONの場合、切替スイッチのランプは消灯します。

住まいの匂いがする様になった。

ブリーズ（排気口）の開度が閉じている。
ファン本体が停止している。

結露が起こるようになった。

温度不足、過剰加湿。
ファン本体が停止している。

雷が落ちた。

安全装置が作動した。
モーター、回路等の破損。

電源を切り、お近くの販売店、弊社窓口へご相談ください。
施工店へ連絡し、正しく本体を設置してください。
異物を取除き、清掃してください。
ブリーズ（排気口）を左に回し、開度を開いてください。
スイッチやブレーカーがOFFになっていれば戻してください。
湿度を抑える。または、室内の非暖房室をなくし、窓の表面温度を上げてください。
一旦、ブレーカーを下げ、１分後ブレーカーを上げてください。
一旦、ブレーカーを下げ、１分後ブレーカーを上げてください。
電源を切り、お近くの販売店、弊社窓口へご相談ください。

※上記の対処方法で稼働しない場合は、電源を切り、お近くの販売店、弊社窓口へご相談ください。

8 アフターサービス●異常の場合は 7 に習って次の事項をご連絡ください。
①おところ ②お名前 ③異常の状況
当社がお客様から得る個人情報は、本アフターサービス及び当社からのお知らせ以外の目的には利用致しません。
●修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者には開示致しません。

MVS -10/B6X
MVS -10/B3X
この度は、ジェイベック換気システムグリーンファンをお買上げいただき、誠にありがとうございました。
正しくお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
尚、本書をお読みいただいた後は、必ずお客様にお渡しください。
本書には保証書がついていますので、なくさないよう大切に保管してください。

1 安全上のご注意 ◎安全のために必ずお守りください。
この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

●保証期間の修理は無料で行います。但し保証期間中であっても有料になる場合があります。
詳しくは証書記載の｢無料修理規定｣をお読みください。

グリーファン換気システムは、2003年に規定された建築基準法において規定されている換気量を満たす常時換気機器です。
その為24時間運転を基本とし下記の場合以外運転を停止しないでください。

●保証期間経過後の修理についてはご相談ください。
●この排気システム用補修部品の最低保有期間は製造打切後6年です。この期間は経済産業省によるものです。

● 清掃ジェイベックセントラル 換 気システム

保形式名証

グリーンファン □ MVS‒１０／B６X

セットNo.

□ MVS‒１０／B３X
お引渡日！ 警告□

年月

表示の例

1．保証期間はお引渡しより3年間
2．無料修理規定

作業を誤った場合に設置工事作業者が、又は設置工事の不具合によって使用者が、死亡又は重傷を負う可能性が想定される場合

お手入れの際は、専用回路のブレーカー（住宅用分電盤）を切り、電源スイッチを切ってください。感電やけがをすることがあります。

！

販
売

●取付け部

店
本 社 ／ 新 潟 営 業 所 〒950-0863 新 潟 市 東 区 卸 新 町 1 丁 目 2 0 5 9 - 5

TEL（025）250-8900

FAX（025）250-8877

札TEL（011）781-8201

FAX（011）783-6166

TEL（018）892-6080

FAX（018）892-6085

東 京 営 業 所 〒160-0022 東 京 都 新 宿 区 新 宿 1 - 6 - 8 鈴 木 ビ ル

TEL（03）3357-5755

FAX（03）3357-5589

大 阪 営 業 所 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町9-12第11マイダビル605

TEL（06）6368-2040

FAX（06）6368-2041

福 岡 市 東 区 千 早 2 丁 目 3 1 - 1 4 TEL（092）674-3688

FAX（092）674-3687

幌支店 〒007-0801 札 幌 市 東 区 東 苗 穂 1 条 2 丁 目 3 - 9

東 北 営 業 所（ 秋 田 ）〒010-1423 秋九州

支店 〒813-0043

田市仁井田

字大野

1円山研究所［往雲館］ 〒064-0944 札 幌 市 中 央 区 円 山 西 町 1 0 丁 目 4 - 5

TEL・FAX（011）612-6335●補修用性能部品の最低保有期間は製造打切り後6年です。●予告無しに仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。●当説明書の製品の色は印刷物ですので実際とは異なります。
●この説明書は2018年4月現在のものです。●純正パーツ以外の機種を使用された場合は風量等（故障）の保証対象となりません。●当説明書の製品、デザイン他は、改善等のため予告なく変更する場合があります。

！

単相200V以外では使用しないでください。
火災・感電の原因となります。

長期間の使用で本体の取付け部などが傷んでないか、注意してください。本体の落下により、けがの原因になることがあります。

電源スイッチを濡れた手で切／入しないでください。感電の恐れがあります。

−

ビスや本体の突起・角等でけがをすることがあります。ゴム手袋を使用してください。

●電源の接続●電源スイッチについて）●お手入れ時本体などにぶらさがったり重いものをかけないでください。落下によりけがをすることがあります。

●電源コードについて電話（

この記号は行為を強制したり指示する●物をかけないで本体各部に直接水やお湯・カビ取り剤等をかけないでください。
ショートや感電の恐れがあります。

◆電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工しないでください。

なお、名称、所在地、電話番号は、変更される場合がありますので、ご了承ください。

！ 内容を告げるものです。
！ 注意◆芯線の断線により、感電やショートのよる発熱・発火の原因になります。

土・日・祝祭日と年末年始・夏期休暇など弊社の休日は休ませていただきます。

作業を誤った場合に設置工事作業者が、又は設置工事の不具合によって使用者が、傷害を負う危険が想定される場合及び物的損害のみの発生が想定される場合

この記号は禁止の行為であることを告げるものです。

●本体に水をかけない

住所・社名

代表：025 – 250 – 8861
受付時間：平日9:00〜17:30（但し12:00〜13:00の間は除く）

この記号は注意を促す内容があるこ！ とを告げるものです。

●お手入れ時●この保証書は、本書に明示した期間や条件のもとで無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
●保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、下記連絡先へお問い合わせください。修理によって性能が維持できる場合は有料修理いたします。

修理サービスや製品についてのご相談は、機種名をご確認の上、お買い上げの販売店または下記のご相談窓口にご依頼ください。

！ 注意！ 警告

ハ．火災、地震、風水害、落雷及びその他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、異常水圧、凍結、その他の外部要因のよる故障及び損傷。
ニ．腐食性物質、高温空気又は火災の吸入による故障及び損傷。
ホ．故障の原因が本システム以外の部分にあって、それを点検、修理した場合。
ヘ．保証書のご提示がない場合。
（4） この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
Ef f ecti v e on l y i n J ap an .
（5） この保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

お客様ご相談窓口● 外気条件が異常に悪いとき

日記（1） 保証期間内において取扱説明書、取扱注意表示などに従った使用状態で故障した場合には無料修理いたします。
（2） 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、下記連絡先にご依頼の上、出張修理に際して本書をご提出ください。なお離島及び離島に準ずる遠隔地
はの出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
（3） 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
イ．取扱説明書の指示に反する取扱いによる故障及び損傷。
ロ．使用上の誤り、及び当社が認めていない不当な修理、調整、改造による故障及び損傷。

● 点検時※一時的に運転を停止した際は、必ず運転を再開してください。

書

ジェイベックセントラル換気システムにつき、下 記のとおり保証いたします 。

2018.4.3000

お施主様用●移動再設置
本体を移動再設置する場合は、お買上げの販売店または、相談窓口へご連絡ください。取付けに不備があると落下・感電・火災などの原因になることがあります。

●アース線接続
アース接続工事を行ってください。故障や停電のときに感電する恐れがあります。アースの取付けは販売店にご相談ください。

●作業●分解修理の禁止

脚立を使用して作業する場合は、落下、転倒に十分注意してください。

修理技術者以外の人は、絶対に分解・改造は行わないでください。
火災・感電・けがの原因となります。

！
！
！

●異常時使用禁止
異常時は、使用しないでください。異常を感じたり緊急の場合は、専用回路のブレーカー（住宅用分電盤）を切るか、電源スイッチを切ってください。

！

穏 や か な 室 温 と 1 0 0 年 の 耐 久 性 を 求 め て

http://www.jbeck.co.jp

②排気グリル（ブリーズ100）

2 各部の名称と使用方法

グリーンファン 本体

MVS-10／B6X

フェースカバービス●表面のほこりは掃除機で吸い取り、表面の汚れは水又は台所用中性洗剤を浸した布でふき取ったあと、から拭きしてください。
（付属の開度ゲージで目盛を確認しておいてください。
）

切替スイッチMVS-10／B3X※各パーツのお手入れには中性洗剤以外使用しないでください。
ベンジン、アルコール、シンナー等の溶剤は使用しないでください。

室外排気側
電源ランプ

室内吸気側

経年劣化に係る注意喚起のための表示位置

環境条件

点検口

設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

3 使用方法想定時間
注記

50Hz／60Hz

周波数

温度20℃

温度

湿度

65％

湿度

設置

標準設置

製品の据付説明書による定格負荷（換気量）

製品の取扱説明書による1年の使用時間

8,760時間／年

温度20℃、湿度65％は、JIS C 9603の試験状態を参考としている。

切替スイッチは3段 切替となっています。住宅の大きさに合わせて風量を調節してください。

電源ブレーカーがONになっていることを確認し、右側に回し、スイッチをONにします。

※通常運転位置は住宅の大きさによって計算されます。

表示灯（オレンジ）が消え、ファンは運転を開始します。

使用方法（続き）●シャッターガイドのつまみを左右にスライドさせることによって給気量の調節ができます。
●通常時はつまみ中央の印（溝）を目盛り（カバー下部）の真中に合わせて使用します。
（半開状態）●吹雪や台風などの雪や雨、風の強いときは一時的にシャッターを閉じてください。
（水の侵入防止）●冬期間、冷気を感じる、又はカバー付属のパチットが結露する場
合は、つまみを左側にスライドさせ開口を絞り、給気量を少なくして対処してください。
●給気量は、風の強さ・向き、室内外の温度差など、自然条件によって常に変化します。

つまみを「M」から「H」に切り替える時にパチパチと音がすることがありますが、これは異常ではありません。

5 仕様
2ヶ所ビスを外す

ジェイベック製のセントラル換気システムは、お客様ご自身でお掃除ができるように設計されていますが、自信がない方にはメンテナンス（有料）も承ります。ジェイベック（株）お客様相談窓口にご相談ください。

ファンのお手入れは1年に1回程度掃除してください。ファン内部にほこりがたまると換気能力が低下し、故障の原因となります。定期的なファンのお掃除をおすすめします。

！

3

5！

4

6

モーターの羽等破損しないよう慎重に行ってください。
⊖ドライバーで優しく差し込みツメが固い場合、ロックを外してください。強く差し込むとツメが割れる恐れがあります。

手を切らないように手袋を着用してから、ファンの羽根のほこりをブラシ等できれいに落します。清掃には毛が長目のブラシ、歯ブラシや、掃除機の吸い込み口などを利用してほこりを取ると簡単です。

8式

種類

電源

単 相 2 0 0 V 50Hz / 60Hz

風量F r e e / / 4 7 0 m 3 / h 100Pa / / 385m 3 / hGeel/Groen
Geel/Groen

Blauw
BruinVentilator

1 2 3 4 5 6 7 8HL N PE
200V~ / 50 Hz

ディップスイッチL（弱）重量

使用ダクト径付ONM

法騒Blauw
Geel
Rood
Wit

L

寸品

排気φ125

吸気φ90×6

汚れのひどい 場合は、ブラシや布に中 性洗剤を含ませ羽根の汚れを落としてください。
きれいになったら逆の手順で戻します。

！

モーターに直 接 洗 剤等を吹きかけることは危険ですのでお止めください。

吸気φ125×3

22.6〜48.3dB

ビス×4本 フィッシャープラグ×4個

取扱説明書

保証書

開度ゲージ

グリーンファン P-Q曲線

300

H（強）

回し、フェースカバーを外します。
（ビスは無くさないようにしてください。）

さかさまの場合、重みでモーターが 落ちてこないように気をつけてください。
モーターは手を添えて外し、ゆっくりお掃除しやすい場所へそのまま移動します。

排気φ12518.0〜51.2dB

ディップスイッチ
M （中）W340 × H278 × L330mm
3 . 5k g

音属M VS ‒10／ B3X

4 . 6〜85. 0W
W340 × H260 × L330mm

切り替えスイッチのランプが消えた事を確認してください。

ファンユニット掃除の際、けがをするおそれがありますので、ゴム手袋を使用してください。

グリ ー ン ファン

排 気 型 セ ント ラ ル 換 気 シ ス テ ム⊕ドライバーで本体 前 面の2本 のビスを！

シャッターガイドつまみ

称

M V S ‒1 0 ／ B 6 X

開図のように開度を調節できます。
全閉は 0 、全開は10です。

形消 費 電 力

次に安全のため必ず電源ブレーカーを切ってください。

分電盤換気項目のブレーカーを操作することで停止できます。

作業中頭上には十分注意してください。作業の際は、対象物を手でおさえてください。

モーター付の配電盤が現れますので上下のツメを引っ張り、「カチッ」と音がしたらモーターをゆっくり下げて取り出します。

！

7

スイッチをOFFにしてから1〜2分間はモーターがまだ回転しており、この間の取り外しは大変危険ですから必ず3分間おいてから取り外すようにしてください。

ファン本体設置の天井点検口を手で支えな がら開 き、フェース 部 分 が見 えるか 確認します。

！

2

閉

名

圧力損失ΔP(Pa)ファン 清 掃 前には 必ず 切 替スイッチをOFFにします。
（ ランプ点灯）

シャッターガイド

カバーの給気出口に取付けます。
上下左右の気流出口の気流を流れ出て欲しくない方向（通常は下部）にパチットを取付けます。

お手入れ方法 ◆次の手順に従ってフェースカバーをはずし、掃除をお願いします。
準備しておくと良い掃除道具 ／掃除機、手袋、雑巾、脚立や椅子、⊕⊖ドライバー、古新聞紙、歯ブラシ

1

カバー

ガイド

標準フィルター

パ チット詳細については販売店にご相談ください。

24時間換気のため点検以外はスイッチを切らないようにしてください。

①ファン本体製品の定格電圧による周波数●切替スイッチの操作●電源を入れる

4 お手入れ単相200V

負荷条件

なお、表示内容が確認できなく、わかりにくい場合は、この説明書に記載の「お客様ご相談窓口」へご相談ください。

（社）
日本電機工業会自主基準 HD-116-4による

電圧●パスカルのカバーは引き出すと図のように外れます。
●表面の汚れは水又は台所用中性洗剤を浸した布でふき取ったあと、から拭きしてください。
（お手入れの目安は月1回程度）●フィルターの汚れは、中性洗剤を溶かしたぬるま湯で濯ぎ洗いをします。洗った後は充分に乾燥させてから元どおりに取り付けてください。
●フィルターの清掃を怠ると、空気が停滞し結露が発生しやすくなり壁が結露水で汚れることがありますので十分ご注意ください。
●フィルターは消耗品です。清掃や屋外条件にもよりますが、標準フィルターは2年程度が交換の目安です。別紙メンテナンス注文用紙、
または弊社HP「ショップジェイベック」
をご確認ください。

Blauw
Bruin！

【製造年】 20××年【設計上の標準使用期間】 10年

風量調節つまみ■標準的な使用条件

経年劣化に係る注意喚起のための下の内容の表示を本体にしています。
点検口を開いて確認をしてください。

排気グリルは外枠を持って下に引っ張ると外すことができます。

③給気グリル（パスカル）※初期設定は、弱 ‒ Step.2 と 中 ‒ Step.8 と 強 ‒ Step.16 になります。

「グリーンファンMVS-10／B6X」は、18ステップ風量コントロール（、、、は同風量）機能を持ち、基盤のスイッチを変えることで、簡単に弱、中、強の風量設定を最適な位置に変更できます。

200

100

06 エアクオリティを保つために

0100

200

300

流量(m3/h)●換気を十分に行うため室内のドアはできるだけ開け放しておいてください。
●部屋どうしに温度差があると、冷たい空気が室内を走り結露の原因となります。
●できるだけ全室暖房とし、温度差が生じないようにしてください。
開放型ストーブ、ファンヒーターはご使用をひかえてください。結露の原因となります。
●別ハガキ、お客様登録をお送りください。製品の点検時期のご案内など様々なサービスをご提供いたします。

400

500