:PF管コネクタ【ESS-T3シリーズ】 基本形 + 外付け太陽光発電（1台設置）
UNW

UNW

※近くのΦの数値はPF管の穴径を示す。

契約ブレーカ※必ず契約ブレーカの有無を確認してください。
契約ブレーカがない場合は、配線用遮断器（MCCB）の設置が必須になります。

系統 単相3線 100/200V

太陽光発電ケーブル１

WH

スマートメーター

逆潮流防止用CT (付属品)

幹線ケーブル２WH

PV電力監視用CT
蓄電システム用ブレーカ

標

C種接地

家庭負荷

準分

V2H

BTK

K

L

K
太陽光発電用ブレーカ
入

端子台2

入

入

入

系統/自立BTー ＋ ー ＋ FG

L

端子台１

電盤

L

（CTF-16）
太陽光発電用ブ レーカボ ック ス

主幹ブレーカスマートメーターを設置している場合

自動切替スイッチ
ES-B6A：60A
ES-B7A：75A

入分岐ブレーカE U N W

太陽光発電

家庭負荷

幹線ケーブル１

ケーブル2

連系運転用ブレーカ
ES-B6A：60AT
ES-B7A：75AT

メインリレー基板

機能分電盤 (ES-B6A / ES-B7A)＋ ー＋ー＋ー＋ ー＋ーPV4＋ ー点検 リセット

室内リモコン(ES-R6＊)

ルーター等

Φ28系統/自立E U N W

BT

V2H DISTACCTPVCTREMOTE

Φ28 Φ28

PCS_FG線 (IV5.5sq以上)

PVケーブル1〜4( 〜40m：CV2sq×2CまたはHCV2sq×2C
40〜70m：CV3.5sq×2CまたはHCV3.5sq×2C)

充電/放電 太陽光発電 自立運転

BTー ＋ ー ＋ FG＋

Φ28

電源

V2H BT

PV

PCS

増設蓄電池ユニット(ES-T3L＊[4.9kWh] /ES-T3X＊[7.4 kWh])・・・

蓄電池ユニット(ES-T3S＊[4.9kWh] /ES-T3M＊[7.4 kWh])- +蓄電池ケーブル(〜20m：CV8sq×2C、20〜30m：CV14sq×2C)

蓄電池ブレーカ

蓄電池増設電力ハーネス (付属品)＋ーLANケーブルーPV2 PV3

蓄電池増設通信ハーネス (付属品)PV1分電盤通信ケーブル

パワーコンディショナ(ES-T3＊)

増設BT_FG線(IV5.5sq以上)

PV4

AC_CTケーブル

PV3

PV_CTケーブル

PV2

リモコンケーブル

PV1系統/自立ケーブル(〜20m：CV8sq×3C、20〜40m：CV14sq×3C)

系統出力※ 外付け太陽光発電の配線接続の詳細は太陽光発電の施工マニュアルを参考にしてください。

太陽電池

太陽電池

外付け太陽光発電
ー ＋蓄電池通信ケーブル
BT_FG線 (IV5.5sq以上)

Φ28【注意事項】
・家庭負荷は
ES-B6A ： 片相6kVA以下、両相合計12kVA以下
ES-B7A ： 片相7.5kVA以下、両相合計15kVA以下となるようにしてください。上記を超える家庭負荷を接続すると、連系運転用ブレーカがトリップするおそれがあります。
そのような場合は「基本形 + 増設用分電盤」を参照してください。

ネットワーク・太陽電池の合計最大出力は14kW以下にしてください。
・パワーコンディショナの筐体にはC種接地を施してください。
(ただし、機能分電盤ES-B6A/ES-B7Aには、地絡を生じた場合に0.5秒以内に電路を自動的に遮断する装置を搭載しているため、接地抵抗値を500Ω以内にすることができます。)
太陽電池

z 太陽電池架台
C種接地

太陽電池

太陽電池

太陽電池

・パワーコンディショナの筐体接地と太陽電池の架台接地は別々の独立した接地棒に接続してください。
(外部ノイズにより、パワーコンディショナの誤動作やテレビ、ラジオ、無線機器等への電波障害を引き起こすおそれがあります。)
・送り配線、渡り配線はブレーカ等の許容電流、発熱などを十分考慮してください。
・施工後、盤内の清掃を行い、切り屑等を取り除いてください。
・AC_CTとPV_CTは、設置後に「L」の表記が電力会社側になっていることを確認してください。
・最新の情報は、ニチコンホームページをご確認ください。

a32-1

:PF管コネクタ【ESS-T3シリーズ】 基本形 + 外付け太陽光発電（2台設置）
UNW

UNW

※近くのΦの数値はPF管の穴径を示す。

契約ブレーカ※必ず契約ブレーカの有無を確認してください。
契約ブレーカがない場合は、配線用遮断器（MCCB）の設置が必須になります。

系統 単相3線 100/200V

太陽光発電ケーブル１

WH

スマートメーター

逆潮流防止用CT (付属品)

幹線ケーブル２WH

PV電力監視用CT
蓄電システム用ブレーカ

標

C種接地

家庭負荷

準分

V2H

BTK

K

LK
太陽光発電用ブレーカ1

入太陽光発電用ブレーカ2

端子台2

入

入

入

入

系統/自立BTー ＋ ー ＋ FG

L

端子台１

電盤

L

（CTF-16）
太陽光発電用ブ レーカボ ック ス

主幹ブレーカスマートメーターを設置している場合

自動切替スイッチ
ES-B6A：60A
ES-B7A：75A

入分岐ブレーカE U N W

太陽光発電

家庭負荷

幹線ケーブル１

太陽光発電

ケーブル2

連系運転用ブレーカ
ES-B6A：60AT
ES-B7A：75AT

ケーブル3

メインリレー基板＋ ー＋ー＋ー＋ ー＋ーPV4＋ ー点検 リセット

室内リモコン(ES-R6＊)

ルーター等

Φ28

系統/自立E U N W

BT

V2H DIST

ACCT

PVCT

REMOTEΦ28 Φ28

PCS_FG線 (IV5.5sq以上)

PVケーブル1〜4( 〜40m：CV2sq×2CまたはHCV2sq×2C
40〜70m：CV3.5sq×2CまたはHCV3.5sq×2C)

充電/放電 太陽光発電 自立運転BTー ＋ ー ＋ FG＋

Φ28

電源

V2H BT

系統出力

PV

PV

PCS

PCS

増設蓄電池ユニット(ES-T3L＊[4.9kWh] /ES-T3X＊[7.4 kWh])・・・

蓄電池ユニット(ES-T3S＊[4.9kWh] /ES-T3M＊[7.4 kWh])- +蓄電池ケーブル(〜20m：CV8sq×2C、20〜30m：CV14sq×2C)

蓄電池ブレーカ

蓄電池増設電力ハーネス (付属品)＋ーLANケーブルーPV2 PV3系統出力※ 外付け太陽光発電の配線接続の詳細は太陽光発電の施工マニュアルを参考にしてください。

蓄電池増設通信ハーネス (付属品)

PV1

分電盤通信ケーブル

パワーコンディショナ(ES-T3＊)

増設BT_FG線(IV5.5sq以上)

PV4

AC_CTケーブル

PV3

PV_CTケーブル

PV2

リモコンケーブル

PV1系統/自立ケーブル(〜20m：CV8sq×3C、20〜40m：CV14sq×3C)

機能分電盤 (ES-B6A / ES-B7A)

太陽電池

・・・

太陽電池

太陽電池

太陽電池

外付け太陽光発電
ー ＋

蓄電池通信ケーブル
BT_FG線 (IV5.5sq以上)

Φ28【注意事項】
・家庭負荷は
ES-B6A ： 片相6kVA以下、両相合計12kVA以下
ES-B7A ： 片相7.5kVA以下、両相合計15kVA以下となるようにしてください。上記を超える家庭負荷を接続すると、連系運転用ブレーカがトリップするおそれがあります。
そのような場合は「基本形 + 増設用分電盤」を参照してください。

ネットワーク・太陽電池の合計最大出力は14kW以下にしてください。
・パワーコンディショナの筐体にはC種接地を施してください。
(ただし、機能分電盤ES-B6A/ES-B7Aには、地絡を生じた場合に0.5秒以内に電路を自動的に遮断する装置を搭載しているため、接地抵抗値を500Ω以内にすることができます。)
太陽電池

z 太陽電池架台
C種接地

太陽電池

太陽電池

太陽電池

・パワーコンディショナの筐体接地と太陽電池の架台接地は別々の独立した接地棒に接続してください。
(外部ノイズにより、パワーコンディショナの誤動作やテレビ、ラジオ、無線機器等への電波障害を引き起こすおそれがあります。)
・送り配線、渡り配線はブレーカ等の許容電流、発熱などを十分考慮してください。
・施工後、盤内の清掃を行い、切り屑等を取り除いてください。
・AC_CTとPV_CTは、設置後に「L」の表記が電力会社側になっていることを確認してください。
・最新の情報は、ニチコンホームページをご確認ください。

a32-2