【ESS-T3シリーズ】 基本形 + V2Hシステム（一体型）(既存の分電盤を利用する場合またはエネファームを併設する場合)
プラボックス【現調品】

契約ブレーカまたはMCCB(75AT以下)※必ず契約ブレーカの有無を確認してください。
契約ブレーカがない場合は、配線用遮断器（MCCB）の設置が必須になります。

系統 単相3線 100/200V
UNW

UNW
WH

スマートメーター

L

L

幹線ケーブル２

K

K

WH※近くのΦの数値はPF管の穴径を示す。

自動切替開閉器(ES-B8T)【定格90A】

逆潮流防止用CT (付属品)U

幹線ケーブル3【注意事項】

WN

主幹ブレーカスマートメーターを設置している場合
標

家庭負荷・自動切替開閉器に流れる電流は最大90Aとなるようにしてください。

蓄電システム用ブレーカ(ELCB)

中継BOX

分岐ブレーカ準分電入盤
入入系統/自立・パワーコンディショナの筐体にはC種接地を施してください。

E U N W・パワーコンディショナの筐体接地と太陽電池の架台接地は別々の独立した接地棒に接続してください。(外部ノイズにより、パワーコンディショナの誤動作やテレビ、ラジオ、無線機器等への電波障害を引き起こすおそれがあります。)

家庭負荷

幹線ケーブル１・送り配線、渡り配線はブレーカ等の許容電流、発熱などを十分考慮してください。
・施工後、盤内の清掃を行い、切り屑等を取り除いてください。

PV4PV1PV2 PV3

PV4V2H BT系統/自立BTー ＋ ー ＋ FG＋ー＋ー＋ーV2H DIST＋ー＋ ー＋ー＋ ーAC
CT

PV
CT

REMOTE＋Φ28

Φ28
Φ22Φ28

・最新の情報は、ニチコンホームページをご確認ください。

増設蓄電池ユニット(ES-T3L＊[4.9kWh] /ES-T3X＊[7.4 kWh])蓄電池ユニット

ルーター等

PCS_FG線 (IV5.5sq以上)
V2Hケーブル( ～20m：CV8sq×2C20～40m：CV14sq×2C)- +蓄電池ケーブル(～20m：CV8sq×2C、20～30m：CV14sq×2C)

BT_FG線 (IV5.5sq以上)

V2HスタンドV2Hブレーカ

端子台ーΦ28z 太陽電池架台

Φ28

V2H一体型システム(ES-T3V＊)

ネットワーク太陽電池

蓄電池ブレーカ

ー ＋蓄電池通信ケーブル

V2H通信ケーブル

室内リモコン(ES-R6＊)(ES-T3S＊[4.9kWh] /ES-T3M＊[7.4 kWh])

PVケーブル1～4( ～40m：CV2sq×2CまたはHCV2sq×2C
40～70m：CV3.5sq×2CまたはHCV3.5sq×2C)

電源 充電/放太陽光発自立運 点検 リセット
電転電LANケーブルーBT

E U N W

分電盤通信ケーブル

パワーコンディショナ(ES-T3＊)

AC_CTケーブル

PV3

リモコンケーブル

PV2・AC_CTは、設置後に「L」の表記が電力会社側になっていることを確認してください。

Φ28太陽電池

太陽電池

太陽電池

＋空き ー

V2H_FG線(IV5.5sq以上)

PV1

C種接地

系統/自立ケーブル(～20m：CV8sq×3C、20～40m：CV14sq×3C)

Φ28

蓄電池増設通信ハーネス (付属品)

BTー ＋ ー ＋ FG

蓄電池増設電力ハーネス (付属品)BT【主幹ブレーカの定格電流が60ATより大きい場合】
家庭負荷の消費電流と充電電流の合計が90Aを超えるおそれがあります。
契約容量設定または最大充電電力設定で充電電力を制限してください。
【主幹ブレーカの定格電流が90ATより大きい場合】
家庭負荷の消費電流が90Aを超えるおそれがあります。
そのような場合は「基本形 + 増設用分電盤」を参照してください。

増設BT_FG線(IV5.5sq以上)

V2H:PF管コネクタ＋ー ＋PF管部

接地線用穴

Φ22

C種接地
C種接地b21-1

【ESS-T3シリーズ】 基本形 + V2Hシステム（セパレート型）(既存の分電盤を利用する場合またはエネファームを併設する場合):PF管コネクタ

プラボックス【現調品】
契約ブレーカまたはMCCB(75AT以下)※必ず契約ブレーカの有無を確認してください。
契約ブレーカがない場合は、配線用遮断器（MCCB）の設置が必須になります。

系統 単相3線 100/200V
UNW

UNW
WH

スマートメーター

L

L

幹線ケーブル２K

KWH※近くのΦの数値はPF管の穴径を示す。

自動切替開閉器(ES-B8T)【定格90A】

逆潮流防止用CT (付属品)U

幹線ケーブル3【注意事項】

WN

主幹ブレーカスマートメーターを設置している場合
標

家庭負荷・自動切替開閉器に流れる電流は最大90Aとなるようにしてください。

蓄電システム用ブレーカ(ELCB)

中継BOX

分岐ブレーカ準分
電入盤
入入系統/自立・パワーコンディショナの筐体にはC種接地を施してください。

E U N W・パワーコンディショナの筐体接地と太陽電池の架台接地は別々の独立した接地棒に接続してください。(外部ノイズにより、パワーコンディショナの誤動作やテレビ、ラジオ、無線機器等への電波障害を引き起こすおそれがあります。)

家庭負荷

幹線ケーブル１・送り配線、渡り配線はブレーカ等の許容電流、発熱などを十分考慮してください。
・施工後、盤内の清掃を行い、切り屑等を取り除いてください。

PV4パワーコンディショナ(ES-T3＊)

PV1PV2 PV3

PV4V2H BT

系統/自立BTー ＋ ー ＋ FG＋ー＋ー＋ーV2H DIST

ACCT

PVCT

REMOTE＋ー＋ ー＋ー＋ ー＋

Φ28

Φ28
Φ22

Φ28

・最新の情報は、ニチコンホームページをご確認ください。

増設蓄電池ユニット(ES-T3L＊[4.9kWh] /ES-T3X＊[7.4 kWh])蓄電池ユニット

ルーター等

PCS_FG線 (IV5.5sq以上)
V2Hケーブル(～40m：CV14sq×2C)- +蓄電池ケーブル(～20m：CV8sq×2C、20～30m：CV14sq×2C)

BT_FG線 (IV5.5sq以上)

端子台

V2HスタンドV2Hポッド ー ＋

V2Hブレーカ

端子台ー＋FG ー＋※

Φ28z 太陽電池架台C種接地

Φ28

V2Hセパレート型システム(ES-T3P＊ / ES-T3PL＊)

ネットワーク太陽電池

蓄電池ブレーカ

ー ＋蓄電池通信ケーブル

V2H通信ケーブル

室内リモコン(ES-R6＊)(ES-T3S＊[4.9kWh] /ES-T3M＊[7.4 kWh])

PVケーブル1～4( ～40m：CV2sq×2CまたはHCV2sq×2C
40～70m：CV3.5sq×2CまたはHCV3.5sq×2C)

電源 充電/放太陽光発自立運 点検 リセット
電転電

LANケーブルーBT

E U N W

分電盤通信ケーブル

PV3

AC_CTケーブル

PV2・AC_CTは、設置後に「L」の表記が電力会社側になっていることを確認してください。

Φ28

リモコンケーブル

PV1

C種接地

系統/自立ケーブル(～20m：CV8sq×3C、20～40m：CV14sq×3C)

Φ28

蓄電池増設通信ハーネス (付属品)BTー ＋ ー ＋ FG

蓄電池増設電力ハーネス (付属品)BT

増設BT_FG線(IV5.5sq以上)

V2H【主幹ブレーカの定格電流が60ATより大きい場合】
家庭負荷の消費電流と充電電流の合計が90Aを超えるおそれがあります。
契約容量設定または最大充電電力設定で充電電力を制限してください。
【主幹ブレーカの定格電流が90ATより大きい場合】
家庭負荷の消費電流が90Aを超えるおそれがあります。
そのような場合は「基本形 + 増設用分電盤」を参照してください。

太陽電池

太陽電池

Φ28

太陽電池

Φ36

ー ＋

FG ー ＋PF管部

接地線用穴

Φ36

V2Hポッド通信ケーブル1
V2Hポッド通信ケーブル3

V2H_FG線

V2Hポッド通信ケーブル2(IV5.5sq以上)
C種接地

V2Hポッド通信ケーブル4
V2Hポッドケーブル(CV14sq×2C以上)※Φ28のPF管コネクタでΦ22のPF管を接続するため付属の変換アダプタを使用してください。
V2Hポッド_FG線(IV5.5sq以上)

b21-2