瞬低・停電補償装置
2016.12仕様

BCPソリューション

リチウムイオン電池式 停電補償装置

定格周波数相数及び線数

交流出力

定格電圧
AC200V±5％／ AC420V±5％
定格周波数50 ／ 60Hz 共用±5％
相数及び線数 ※2 三相 3 線

定格容量200V 級
400V 級

切換時間※3
総合効率（定常時）
補償時間 ※4
蓄電方式

瞬低、停電など、無給電トラブルに対し、事業の継続を確保します。

構成図 100kVA、5 分補償仕様 1,900kg( 外形寸法および質量は参考値です )2100

交流入力仕様AC200V±10％／ AC420V±10％50 ／ 60Hz 共用±5％
三相 3 線

50ｋVA 〜 500kVA

2000

項目
定格電圧 ※12msec. 以下
98 〜 99％5分
リチウムイオン電池

1500

1000

7002500※1 その他の電圧も対応できます。
（例 AC220V ／ AC440V） ※2 その他の相数にも対応できます。
（例 単相 3 線） ※3 常時商用給電時※4 その他の補償時間も対応できます。

電気二重層コンデンサ式 瞬時電圧低下補償装置

交流出力
定格容量

200V 級
400V 級

切換時間※3総合効率（定常時）
瞬低補償時間※4蓄電方式

構成図 100kVA、1 秒補償仕様 1,400kg( 外形寸法および質量は参考値です )50ｋVA 〜 500kVA
2msec. 以下
98 〜 99％
1〜15 秒電気二重層コンデンサ（捲回型）

2100

交流入力仕様2200

項目
定格電圧 ※1
AC200V±10％／ AC420V±10％
定格周波数50 ／ 60Hz 共用±5％
相数及び線数
三相 3 線
定格電圧AC200V±5％／ AC420V±5％
定格周波数50 ／ 60Hz 共用±5％
相数及び線数 ※2 三相 3 線

1600※1 その他の電圧も対応できます。
（例 AC220V ／ AC440V） ※2 その他の相数にも対応できます。
（例 単相 3 線） ※3 常時商用給電時

800

リチウムイオン電池式

電気二重層コンデンサ式

停電補償装置

瞬時電圧低下補償装置※4 その他の補償時間も対応できます。

http://www.nichicon.co.jp/
本社

岩手営業所

京都市中京区烏丸通御池上る 〒604-0845
TEL.075-231-8461 FAX.075-256-4158

東京支店

東京都中央区日本橋兜町14番9号 〒103-0026
TEL.03-3666-7811 FAX.03-3666-7831

名古屋支店

名古屋市中区錦2丁目4番3号
錦パークビル18階 〒460-0003
TEL.052-223-5581 FAX.052-220-1839

西日本支店

京都市中京区烏丸通御池上る 〒604-0845
TEL.075-241-5370 FAX.075-231-8467

安全に関するご注意

北関東営業所岩手県岩手郡岩手町大字久保第8地割
17番地の1 〒028-4305
TEL.0195-62-4263 FAX.0195-62-3400

埼玉県熊谷市弥生2丁目44番地
日進熊谷ビル6階 〒360-0044
TEL.048-599-1731 FAX.048-599-1736

仙台営業所

岡山営業所

郡山営業所

福岡営業所

宮城県仙台市青葉区中央4丁目10番3号
仙台キャピタルタワー17階 〒980-0021
TEL.022-713-6233 FAX.022-713-6255
福島県郡山市大町2丁目12番13号
宝栄郡山ビル8階 〒963-8001
TEL.024-927-1591 FAX.024-927-1593

岡山市北区桑田町18番28号
明治安田生命岡山桑田町ビル6階 〒700-0984
TEL.086-234-1527 FAX.086-234-1548
福岡市博多区博多駅前4丁目4番23号
第3岡部ビル4階 〒812-0011
TEL.092-474-5861 FAX.092-474-0143

製品を正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みください。
ご注文の際は当社の「納入仕様書」などをご要求願い、それらに基づきご購入ご使用くださるようお願いします。
これらの「納入仕様書」のご確認なくお客様の機器に万一不具合が発生しましても、当社はその責を負いかねますのでご了承ください。

サーバーの電源品質を強化するために生産ラインを停止させないためにご注意： このカタログに記載の製品の仕様・寸法は、製品改良などのため予告なく変更する場合があります。

このカタログに記載の製品は、輸出貿易管理令別表第1の1〜15項に記載された貨物に該当しません。
しかし、輸出貿易管理令別表第1の16項に該当しますので、大量破壊兵器の開発等に使用あるいは関連する活動に用いられるおそれのある場合は、「大量破壊兵器等の不拡散のための補完的輸出規制」に係る関係法令に基づく手続が必要となります。
このカタログに記載の製品および梱包材は、モントリオール議定書に規定されたオゾン層破壊物質を含んでいません。また、製造工程でも使用していません。
このカタログに記載している内容は、当社の支店・営業所・販売会社・販売代理店（以下「正規販売チャンネル」という）からご購入いただいた製品に適用します。
正規販売チャンネル以外からご購入いただいた製品に関しては、適用対象外とさせていただきます。
当社のカタログ、仕様書、その他印刷物に当社製品であることを明文化されていない製品については、当社は一切の保証をいたしません。
また、当社製品をご使用になったお客様の製品に関し、付随的にまたは間接的に発生した損害に対しては、当社は責めを負いかねます。
万一、当社の製品がその仕様書に適合しない場合は、修理交換用として当該製品の無償提供、あるいは売買契約に係る売上代金相当額を上限に補償いたします。

保証：

納入機器が納入後１年以内に設計または材料の不良あるいは工作作業の欠陥に起因すると判断される事故を生じた場合には無償にて欠陥部品の修理または新品と交換致します。
修理または交換部品の保証期間は修理交換した日から１年とします。ただし、不具合の被害が本装置以外に及んだ場合は、その責は免れるものとします。
保証期間内でも次の場合には有償修理になります。
･使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障および損傷 ･落下等による故障および損傷･火災、風水害、地震、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧等の外部要因による故障および損傷 ･日本国外での修理および運送費用
ただし、この内容は本設備について弊社の保証責任を規定したものであって、不具合の被害が本装置以外に及んだ場合の二次損害については、その責は免れるものとします。
このカタログに記載の内容は、2016年11月1日現在のものです。

CAT.3312-c B.2017.F

製品品質を維持するために

雷多発地域では、瞬低または停電が年に3〜6回程度、また激しい雷雨の場合は、一日に数回発生します。

JEC規格（JEC2433：無停電電源システム）はもちろん、特殊試験※もクリア！

瞬低および停電による被害事例
施設名 ( 建物例）

※ IEC61000-4-27 準拠

設備・機器（障害事例）

半導体工場／自動車工場／繊維工場／樹脂加工工場／電子部品工場／食品工場／化学プラント／塗料工場／建材工場／砕石 ( 生コン) 工場

コンピュータを利用したプロセス制御機器の異常・停止
ファクトリーオートメーション機器の異常・停止

サイリスタ・IGBT 等を使用したインバータ駆動のモータ異常
マルチハロゲンランプの消灯

病院・データセンター・スタジアム

ME 機器全般の異常・停止
マグネットスイッチを使用したモータの異常・停止

OA 機器の異常・データ消失
グランド照明の消灯

ビル・店舗

マルチハロゲンランプの消灯

マルチプロセッサ応用製品の異常・停止

工場

国内最大規模の瞬低試験装置による十分な性能試験をクリア！

高い瞬低補償対応能力

電気二重層コンデンサ式

瞬低 を常時監視により瞬時に検出し、補償動作を行います。切換時間＝1.4〜2.0msec

瞬時電圧低下補償装置

常時商用給電方式による高効率設計

待機時は常時商用給電することにより、効率98〜99％を実現しており、ランニングコストの低減が図れます。

繰り返し瞬低に対応

0.2秒瞬時電圧低下−0.2秒正常電圧の5回繰り返し瞬低に対応しています。

リチウムイオン電池式

高い停電補償能力

電気二重層コンデンサ EVerCAPⓇ 採用により停電補償装置瞬時の電圧低下を検出し、補償動作を行います。
切換時間＝1.4〜2.0ms

常時商用給電方式により高効率待機時は、常時商用給電することにより、効率 98〜99％を実現。ランニングコストの低減に貢献できます。

停電

繰り返し停電に対応

繰り返し停電の場合は、1 分間停電の繰り返し5 回、連続※停電の場合は、5〜8 分の補償に対応できます。

蓄電部15年間メンテナンスフリー

瞬低電気二重層コンデンサの採用により、特性劣化が少なく（期待寿命15年）、蓄電部の保守メンテナンスの削減が期待できます。

2 秒以下

電気二重層コンデンサ EVerCAPⓇ 採用により環境負荷を低減

電圧が低下する場合構成部材に重金属や金属イオンを含まない、電気二重層コンデンサをエネルギー源に採用することで環境負荷が低減できます。

2 秒以上電圧が低下する場合

蓄電部 15 年間メンテナンスフリー

瞬低のモニタリングが可能

長寿命タイプの電池を劣化に配慮した制御運転により、蓄電部の期待寿命 15 年を実現します。

データ収集装置を搭載し、電力状態のモニタリングが可能です。

高い信頼性・保安性

北陸電力株式会社との共同開発

安全性の高いリチウムイオン電池（リチウムイオン二次電池）の採用により、高い信頼性と保安性を実現します。

瞬低補償の基礎技術を共同開発しています。

小型・軽量・省スペース

エネルギー効率の高いリチウムイオン二次電池を蓄電デバイスとすることで、バックアップに必要な蓄電容量を最適化し、小型軽量化を実現します。
※ 蓄電池仕様により異なります。

データセンターで■ ランニングコスト比較
比較条件 設備容量を3相200V 100kVA 定格製品に関して、カタログ記載条件にて試算

コスト
（万円）
4,000

鉛電池式UPS１００ｋVA

リチウムイオン電池式 停電補償装置／
電気二重層コンデンサ式 瞬低補償装置

鉛電池式 UPS

99%87%

損失容量 ( 力率 1を仮定 )100kW × (1-0.99 ) = 1kW

100kW × (1-0.87) = 13kW

電気代 12 円 /kWh の場合
１日の電気料金

1kW × 12 円 × 24 時間 = 288 円

13kW ×12 円 × 24 時間 = 3,744 円

1年間の装置運転電気代

288 円 × 365日 = 105,120 円

3,744 円 ×365日 = 1,366,560 円

105,120 円×15 年 = 1,576,800 円

1,366,560 円×15 年 = 20,498,400 円−

300,000 円

費用項目

当社製品100ｋVA

装置運転効率3,000蓄電池交換

差額
約2,000蓄電池交換
1,000

3,100万円

停電補償装置と鉛UPSのイニシャルコスト差含まず。

鉛電池式UPS① 電気ロス
毎年のメンテナンス費用
消耗品メンテナンス(5 年周期 )300,000 円−

蓄電部交換費用

交換不要

約 4,200,000 円( バッテリー本体＋取替工数代 )300,000 円×2 回＝600,000 円

300,000 円×14 回＋4,200,000 円×2 回=12,600,000 円② メンテナンスコスト（15 年製品寿命とした場合）

0

ランニングコスト（①＋②）
1,576,800円＋600,000円＝2,176,800円（15 年製品寿命とした場合）

当社製品
510

15

使用年数（年）

20,498,400円＋12,600,000円＝33,098,400円

半導体生産工場で病院でクリーンルームで