7 異常を感じたら●万一次のような異常を感じたら処置、対策にならい確認して下さい。それでも改善されない時は、本体電源スイッチをＯＦＦにして、ブレーカーを落とし、販売店、施工店、又は弊社窓口へご一報下さい。分解は危険です。
こんなときブレーカーが落ちている。

ファンが運転しない。

コントローラーのランプが点灯しない。
運転中に異音や振動がする。
乾燥感がある。

原

因

処置、対策

コンセントが外れている。

コンセントを差し込んで下さい。

本体スイッチがＯＦＦになっている。

本体側面のスイッチをＯＮにして下さい。

本体スイッチがＯＦＦになっている。

本体側面のスイッチをＯＮにして下さい。

モーター、回路の異常。

電源を切り、お近くの販売店、弊社窓口へご相談下さい。

本体がしっかり設置されていない。

電源を切り、お近くの販売店、弊社窓口へご相談下さい。

ファンの内部に異物がある。

電源を切り、お近くの販売店、弊社窓口へご相談下さい。

コントローラーがMax運転になっていませんか?

適正な位置に目盛りを戻して下さい。
適正な位置に目盛りを戻して下さい。

ブリーズ（排気口）の開度が閉じている。

ブリーズ（排気口）の開度を再調整して下さい。

結露が起こる。

室内の温度が不足している。

室内の非暖房室をなくし、窓の表面温度を上げて下さい。

上記以外のトラブル

電源を切り、お近くの販売店、弊社窓口へご相談下さい。

電源を切り、お近くの販売店、弊社窓口へご相談下さい。

8 アフターサービス●異常の場合は 7 に習って次の事項をご連絡下さい。①おところ ②お名前 ③異常の状況
当社がお客様から得る個人情報は、本アフターサービス及び当社からのお知らせ以外の目的には利用致しません。
●保証期間の修理は無料で行います。但し保証期間中であっても有料になる場合があります。
詳しくは証書記載の｢無料修理規定｣をお読み下さい。
●保証期間経過後の修理についてはご相談下さい。
●この排気システム用補修部品の最低保有期間は製造打切後６年です。この期間は経済産業省によるものです。

形式名

証

ＤＣエンジェル

書

お引渡日

DCエンジェル／AN-160DCⅡ
この度は、ジェイベック換気システムDCエンジェルをお買上げいただき、誠にありがとうございました。
正しくお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読み下さい。
尚、本書をお読みいただいた後は、必ずお客様にお渡し下さい。
本書には保証書がついていますので、なくさないよう大切に保管して下さい。

1 安全上のご注意 ◎安全のために必ずお守り下さい。
この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。内容をよく理解してから本文をお読み下さい。

表示の例

AN–160DCⅡ

セットNo.

24時間セントラル換気ファン！ 警告

ジェイベックセントラル 換 気ファン

保年

月

作業を誤った場合に設置工事作業者が、又は設置工事の不具合によって使用者が、死亡又は重傷を負う可能性が想定される場合（1） 保証期間内において取扱説明書、取扱注意表示などに従った使用状態で故障した場合には無料修理いたします。
（2） 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、下記連絡先にご依頼の上、出張修理に際して本書をご提出下さい。なお離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
（3） 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
イ．取扱説明書の指示に反する取扱いによる故障及び損傷。
ロ．使用上の誤り、及び当社が認めていない不当な修理、調整、改造による故障及び損傷。

日●お手入れ時ハ．火災、地震、風水害、落雷及びその他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、異常水圧、凍結、その他の外部要因のよる故障及び損傷。
ニ．腐食性物質、高温空気又は火災の吸入による故障及び損傷。
ホ．故障の原因が本システム以外の部分にあって、それを点検、修理した場合。
ヘ．保証書のご提示がない場合。
（4） この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
Ef f ecti v e on l y i n J ap an .
（5） この保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管して下さい。

●設計上の標準使用期間は、10年となります。この期間を超えてご使用される場合、メーカーによる点検をお願いします。
●点検費用については、有償となりますので、「 お客様相談窓口」にご相談いただくか、ホームページからでお問い合わせください。
●製品の点検後、製品の交換が必要になる場合があります。
●設計上の標準使用期間10年を超えて使用されますと、経年劣化による発火・けが等の火災や事故に至るおそれがあります。

修理サービスや製品についてのご相談は、機種名をご確
認の上、お買い上げの販売店または右記のご相談窓口にご依頼下さい。
なお、名称、所在地、電話番号は、変更される場合がありますので、ご了承下さい。

販
売店
電話（2020.7.5000）−

お手入れの際は、専用回路のブレーカー（住宅用分電盤）を切るか、電源プラグをコンセントから抜いて下さい。
感電やけがをすることがあります。

！

穏 や か な 室 温と1 0 0 年 の 耐 久 性 を 求 め て札幌支店〒950 - 0863 新潟市東区卸新町1丁目2059 - 5TEL
（025）
250 - 8900 FAX（025）
250 - 8877
〒007 - 0801 札幌市東区東苗穂1条2丁目3 - 9TEL
（011）
781 - 8201 FAX（011）
783 - 6166

東北営業所
（秋田）

〒010 - 1423 秋田市仁井田字大野1
TEL
（018）
892 - 6080 FAX（018）
892 - 6085

東京営業所

〒160 - 0022 東京都新宿区新宿1 - 6 - 8 鈴木ビル
TEL
（03）3357 - 5755 FAX（03）3357 - 5589

大阪営業所

〒564 - 0052 大阪府吹田市広芝町9-12第11マイダビル605
TEL（06）
6368 - 2040 FAX（06）6368 - 2041

九州支店

〒813 - 0044 福岡市東区千早2丁目31-14
TEL
（092）
674 - 3688 FAX（092）
674 - 3687

円山研究所
［往雲館］ 〒064 - 0944 札幌市中央区円山西町10丁目4 - 5
TEL・FAX（011）
612 - 6335

この記号は行為を強制したり指示する●お手入れ時

板金等の切り口や本体の突起・角等でけがをすることがあります。
ゴム手袋を使用して下さい。

！

●物をかけないで本体などにぶらさがったり重いものをかけないで下さい。
落下によりけがをすることがあります。

●電源の接続●電源プラグについて交流１００Ｖ以外では使用しないで下さい。
火災・感電の原因となります。

◆電源プラグの抜き差しは、必ずプラグを持って行って下さい。
芯線の断線により、感電やショートのよる発熱・発火の原因になります。

●取付け部

！

●電源スイッチについて本社／新潟営業所！ 内容を告げるものです。
！ 注意

本体各部に直接水やお湯・カビ取り剤等をかけないで下さい。
ショートや感電の恐れがあります。

◆電源プラグやコードを傷つけたり、破損させたり、加工しないで下さい。

作業を誤った場合に設置工事作業者が、又は設置工事の不具合によって使用者が、傷害を負う危険が想定される場合及び物的損害のみの発生が想定される場合この記号は禁止の行為であることを告げるものです。

●本体に水をかけない◆電源プラグは、刃及び刃の取付面にほこりが付着している場合は、よく拭き取って下さい。火災の原因になります。

お客様ご相談窓口一覧！ 注意！ 警告記

●この保証書は、本書に明示した期間や条件のもとで無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
●保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、下記連絡先へお問い合わせ下さい。修理によって性能が維持できる場合は有料修理いたします。

住所・社名

この記号は注意を促す内容があるこ！ とを告げるものです。

ジェイベックセントラル換 気ファンにつき、下 記のとおり保 証いたします 。

1．保証期間はお引渡しより1年間
2．無料修理規定

お施主様用ブレーカーを上げて下さい。

コントローラーの目盛りが適正の位置より弱い位置で運転されている。

においがする。

取 扱 説 明 書（保証書付）

電源スイッチを濡れた手で切／入しないで下さい。
感電の恐れがあります。

長期間の使用で本体の取付け部などが傷んでないか、注意して下さい。本体の落下により、けがの原因になることがあります。

●移動再設置

本体を移動再設置する場合は、お買上げの販売店または、相談窓口へご連絡下さい。取付けに不備があると落下・感電・火災などの原因になることがあります。

●作業●アース線接続脚立を使用して作業する場合は、落下、転倒に十分注意して下さい。

アース接続工事を行って下さい。故障や停電のときに感電する恐れがあります。アースの取付けは販売店にご相談下さい。

！
！
！

●分解修理の禁止

修理技術者以外の人は、絶対に分解・改造は行わないで下さい。
火災・感電・けがの原因となります。

●異常時使用禁止

異常時は、使用しないで下さい。異常を感じたり緊急の場合は、専用回路のブレーカー（住宅用分電盤）を切るか、電源プラグをコンセントから抜いて下さい。

！

穏 や か な 室 温と1 0 0 年 の 耐 久 性 を 求 め て

http://www.jbeck.co.jp

w排気グリル（ブリーズ100）

2 各部の名称と使用方法

AN-160DC@ 本体●表面のほこりはクリーナーで吸い取り、表面の汚れは水又は台所用中性洗剤を浸した布でふき取った
あと、から拭きして下さい。
（開度計で目盛を確認しておいて下さい。）

コントローラー

室内吸気側

電源ランプ

※各パーツのお手入れには中性洗剤以外使用しないで下さい。
ベンジン、アルコール、シンナー等の溶剤は使用しないで下さい。

風量調節つまみ

室外排気側

e給気グリル（パスカル）

電源スイッチ

経年劣化に係る注意喚起のための表示位置■標準的な使用条件

経年劣化に係る注意喚起のための下の内容の表示を本体にしています。
点検口を開いて確認をしてください。

！

【製造年】 20××年【設計上の標準使用期間】 10年

環境条件

点検口

設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

3 使用方法

単相100V

製品の定格電圧による周波数

50Hz／60Hz

周波数

温度20℃

温度

湿度65％

湿度

設置

標準設置

製品の据付説明書による定格負荷（換気量）

製品の取扱説明書による

注記

1年の使用時間

8,760時間／年

温度20℃、湿度65％は、JIS C 9603の試験状態を参考としている。

●コントローラーの操作

コントローラーは無段切替となっています。住宅の大きさに合わせて風量を調節してください。

OFF

電源プラグが正しくコンセントに差し込まれていることを確認し、電源スイッチをＯＮにします。

ON※通常運転位置は住宅の大きさによって計算されます。

24時間換気のため点検以外はスイッチを切らないようにしてください。

詳細については販売店にご相談ください。

4 お手入れ
本体

想定時間

（社）
日本電機工業会自主基準 HD-116-4による

電圧

負荷条件

なお、表示内容が確認できなく、わかりにくい場合は、この説明書に記載の「お客様ご相談窓口」へご相談ください。

●電源スイッチを入れる

ジェイベック製のセントラル換気ファンは、お客様ご自身でお掃除ができるように設計されていますが、自信がない方にはメンテナンス（有料）も承ります。ジェイベック（株）お客様相談窓口にご相談ください。

ファンのお手入れは１年に１回程度掃除してください。
ファン内部にほこりがたまると換気能力が低下し、故障の原因となります。

お手入れ方法 ◆次の手順に従ってフェースカバーをはずし、掃除をお願いします。

準備しておくと良い掃除道具 ／掃除機、手袋、雑巾、脚立や椅子、プラスドライバー、古新聞紙、割り箸、歯ブラシ
電源スイッチを切る

化粧ネジ（イ・4本）／ビス（ロ・1本）を外しカバーを外す

モーターブランケットのユリアネジ（ハ・4本）を外しモーターファンユニットを引き出すコネクターを外す）！

電源スイッチ！

安全のため必ずブレーカー又は電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

イイロイイ！

ファン ユ ニット掃除の際 、けがをするおそ れがありますので、ゴム手袋を使用してください。

※裏側のツメを軽くおさえると外れます。
コネクター！
ハハ

ハ
ハ

中心のストッパーを上に持ち上げ外すとモーターの羽だけ取り外すことが可能です。

モーターの羽等 破 損しないよう慎重に行ってください。

！

モーター の 羽を無 理に挿入すると破損の恐れがあります。

スイッチをOFFにしてから1〜2分間はモーターがまだ 回 転して おり、この間の取り外しは大変危険ですから必ず3分間おいてから取り外すようにしてください。
作業中頭上には十分注意して下さい。作業の際は、対象物を手でおさえてください。

●パスカルのカバーは引き出すと図のように外れます。
●表面の汚れは水又は台所用中性洗剤を浸した布でふき取ったあと、から拭きして下さい。
（お手入れの目安は3ヶ月に1度程度）●フィルターの汚れは、中性洗剤を溶かしたぬるま湯で濯ぎ洗いをします。洗った後は充分に乾燥させてから元どおりに取り付けて下さい。
●フィルターの寿命は約1年です。交換品をご希望の場合、代理店または弊社HPから購入できます。
http://www.shop-jbeck.com使用方法（続き）●シャッターガイドのつまみを左右にスライドさせることによって給気量の調節ができます。
●通常時はつまみ中央の印（溝）を目盛り（カバー）の真中に合わせて使用します。
（半開状態）●台風や吹雪などの雨や雪、風の強いときは一時的にシャッターを閉じて下さい。
（水の侵入防止）●冬期間、冷気を感じる、又はカバー付属のパチットが結露する場合は、つまみを左側にスライドさせ開口を絞り、給気量を少なくして対処して下さい。
●給気量は、風の強さ・向き、室内外の温度差など、自然条件によって常に変化します。

5 仕様

カバー

シャッターガイド

ガイド

標準フィルター閉

パ チット

図のように開度を調節できます。
全閉は 0 、全開は10です。

名称

DCエンジェル

寸法

形式

AN-160DCⅡ

重量

種

類

排気型
（第3種）
換気ファン

使用ダクト径

排気口 φ100mm

電源

AC 100V

騒音

13〜32dB

量60m3/h〜200m3/h（20〜70Pa時）

品コントローラー・コントローラーケーブル5m・
木ビス×4・ワッシャー×4・防振ゴム×4・取扱説明書

排気消 費 電 力特性表
1（Min）
23456（Max）

50／60Hz付

3〜19W
最大風量（m3／h）
100130155190220250有効換気量（m3／h）
65
70105
132
165200

静圧（Pa）

属

W 230× L 260×H 155mm（ダクト接続部、取付金具除く）
本体 3.8kg

消費電力（W）
153040
50
60
70

2.7
3.6
5.7
6.3
12.8
19.3

6 エアクオリティを保つために●換気を十分に行うため室内のドアはできるだけ開け放しておいて下さい。

軸から羽だけ取り外せます。

モーター軸がかけている部分に注意してストッパーを元どおり挿入します。

開シャッターガイドつまみ

カバーの給気出口に取り付けます。
上下左右の気流出口の気流を流れ出て欲しくない方向（通常は下部）にパチットを取り付けます。

※消費電力は有効換気時の値です。
※騒音は無響音室における有効換気時の値であり、測定位置は下方1mの値です。
※数値は測定値であり、性能を保証するものではありません。

ファンを清掃する・・・モーターファンから羽だけ取り外し、水洗いできます。

！

排気グリルは外枠を持って下に引っ張ると外すことができます。

●部屋どうしに温度差があると、冷たい空気が室内を走り結露の原因となります。
●できるだけ全室暖房とし、温度差が生じないようにして下さい。
開放型ストーブ、ファンヒーターはご使用をひかえて下さい。結露の原因となります。

／ コントローラー 0.2kg

騒音（dB）／吸気口 φ90mm（呼び径）

質量（kg）
1316242529323.8

適用ダクト呼び径（mm）
吸気Ø90
排気Ø100