資料２

伊方３号機の再起動に係る県の取り組みについて

目 次
1. 再起動工程を踏まえた「えひめ方式」の対応について
2. 再起動工程に係る県の立会確認等の実施状況について
3. 熊本地震時の対応等について

1.

再起動工程を踏まえた「えひめ方式」の対応
再起動については社会的関心が高いことから、県として通常時よりきめ細かい対応を行う
原子炉への燃料装荷開始の日（６月２４日）から営業運転開始の日まで
事象の区分

公表時期

通常の公表時期

Ａ区分事象

直ちに公表

同左

Ｂ区分事象

昼間に発生したものは当日公表
夜間に発生したものは翌日公表（休日問わず）

４８時間以内に公表

Ｃ区分事象

当日又は翌勤務日までには公表

翌月１０日にまとめて公表

Ａ区分事象：放射能の放出、原子炉の停止、出力抑制等を伴う事故・故障、国への事故報告対象事象等
Ｂ区分事象：管理区域内の設備の異常、発電所の運転・管理に関する重要な計器の機能低下等
Ｃ区分事象：Ａ区分、Ｂ区分以外の事象
1

1.

再起動工程を踏まえた「えひめ方式」の対応○ 平成２８年７月１７日 ９時５７分 通報連絡伊方３号機の１次冷却材ポンプの不具合

Ｂ区分事象
平成２８年７月１７日 １６時００分 公表
Ａ区分の扱いと同様に速やかに公表

平成２８年８月１０日 原因と対策 公表
2

1.

再起動工程を踏まえた「えひめ方式」の対応○ 平成２８年８月１５日 １３時５６分 通報連絡
13時36分頃に発生した伊予灘を震源地とする地震（伊方町震度２）→1,2号機：５ガル、3号機：４ガルを感知→中央制御室でパラメータを確認し、異常なし

Ｃ区分事象

伊方発電所最寄りの震度計
伊方町湊浦
１９ガル（震度２）
伊方町三机
２２ガル（震度２）

平成２８年８月１５日 １５時００分 公表
Ａ区分の扱いと同様に速やかに公表

32. 再起動工程に係る県の立会確認等の実施状況
平成２８年

４月５日
国が伊方３号機の設備が新規制基準に適合しているかを確認する
使用前検査を開始、県職員が立会
工事の品質保証体制の確認

５月９日
国が伊方３号機の特別な保安検査（新規制基準の保安規定認可後初めての保安検査）を開始、県職員が立会保安規定に定められた文書の制定状況の確認

５月１９日
使用前検査に県職員が立会
原子炉補機冷却水冷却器及び主蒸気逃がし弁の配管サポートの溶接状況等の確認（新規制基準で新たに対象となったもの）

保安検査に県職員が立会
自然災害発生時の対応に関する文書の制定状況の確認
4

2. 再起動工程に係る県の立会確認等の実施状況
５月２５日
使用前検査に県職員が立会
中型ポンプ車の機能確認及び小型放水砲による使用済燃料ピットへの放水機能確認

６月２４日～６月２７日
四国電力が伊方３号機原子炉へ燃料全１５７体を装荷、初日の装荷作業に県職員が立会

７月１４日～７月１５日
四国電力が伊方３号機の重大事故等対応訓練を実施、県職員が立会

７月１７日
伊方３号機の１次冷却材ポンプに不具合が発生
四国電力から通報連絡（第１報）受信。県職員が伊方発電所に立入り、現場の状況を確認。（県はＢ区分事象として公表）
5

2. 再起動工程に係る県の立会確認等の実施状況
７月１９日
四国電力が重大事故等対応訓練の再訓練を実施、県職員が立会

７月２５日
伊方３号機の１次冷却材ポンプの不具合について四国電力から通報連絡（第２報・原因報告）受信。県は当日中に公表

８月１日
伊方３号機の１次冷却材ポンプが復旧
四国電力から通報連絡（第３報・復旧報告）受信。県職員が伊方発電所に立入り、復旧の状況を確認。県は当日中に公表

８月８日
四国電力が重大事故等対応訓練について、再訓練（７月１９日）以降の習熟訓練による習熟度の向上を検証するための検証訓練を実施、県職員が立会
6

2. 再起動工程に係る県の立会確認等の実施状況
８月９日
伊方３号機の１次冷却材ポンプの不具合について、県職員が伊方発電所に立入り、原因と対策の状況を確認

８月１０日
１次冷却材ポンプの不具合について、県が原因と対策を公表

８月１２日
原子炉起動、県職員が立会

８月１３日
原子炉臨界

８月１５日発電機並列（送電開始）、県職員が立会
伊方発電所１，２，３号機で地震を感知
四国電力から通報連絡（第１報）受信。立会中の県職員が現場の状況を確認。（県はＣ区分事象として公表）

7

3. 熊本地震時の対応等（１）熊本地震発生時の県の対応○４月１４日（木）２１時２６分頃に発生した地震（震度７）→ 伊方原発では地震を感知していないが（０ガル）、伊方原発の状況を直ちに確認し、公表するとともに知事メッセージを掲載
愛媛県ホームページの「重要なお知らせ」に掲載

愛媛県ホームページの「知事メッセージ」に掲載

伊方発電所最寄りの震度計
伊方町湊浦
２３ガル（震度３）
伊方町三机
３ガル（震度２）8

3. 熊本地震時の対応等○４月１６日（土）１時２５分頃に発生した地震（震度７）→ 八幡浜市（震度５弱）、伊方町（震度４）→ Ａ区分事象として即時公表
・ １、２、３号機で、それぞれ１０ガルを感知
・ 点検結果（異常なし）
過去の地震との比較
伊方発電所伊方町湊浦

伊方町三机

４８ガル

（震度５弱）

（震度４）

５５ガル

４５ガル

２３０ガル
（震度５弱）

１７１ガル
（震度４）

１０ガル

１０ガル

１０ガル

７７ガル
（震度４）

１４ガル
（震度３）

１４０ガル

１８０ガル

１９０ガル

１号

２号

３号

平成１３年３月２４日
芸予地震

５３ガル

６４ガル

平成２６年３月１４日
伊予灘地震

５６ガル

平成２８年４月１６日
１：２５発生の地震（参考）
地震による原子炉自動停止設定値

注）観測用の地震計と制御用の地震計の設置位置は異なる

9

3. 熊本地震時の対応等（２）伊方原発の耐震安全性について• 地震によってどのくらい揺れるかは、揺れを観測する地点の震源からの距離や、地盤の堅さ等の地質構造によって大きく異なり、一般的に同じ地震でも、震源から距離が遠くなるほど観測される揺れは小さくなり、軟らかい地盤ほど揺れは大きくなることから、原発の基準地震動と直接比較することは適切ではない• 全長３６０ｋｍとされる中央構造線断層帯に、別の断層帯に区分されている別府－万年山（はねやま）断層帯を加えた長さ４８０ｋｍが連動して動く、より厳しいケースも想定して、岩盤上での基準地震動６５０ガルを策定し、耐震対策を講じ、耐震安全性は確保されている
10

3. 熊本地震時の対応等（参考）
熊本地震における地震計（地表）での観測
熊本県益城町 最大１５８０ガル（水平・上下の合成）
上下動１３９９ガル

熊本地震における地震計（地中の堅い岩盤上）での観測
上記と同地点 最大約３００ガル（水平・上下の合成）
地表の揺れに対して約５分の１
上下動１２７ガル
地表の揺れに対して約１０分の１
11

3. 熊本地震時の対応等
熊本県益城町地震観測データ等（防災科学技術研究所

基盤強震観測網データ）

水平動

地震動
(水平動と上下動の合成)

南北方向

東西方向

上下動

地表

１５８０ガル

７６０ガル

９２５ガル

１３９９ガル

地中

最大約３００ガル

２３７ガル

１７８ガル１２７ガル※伊方原発の基準地震動

水平動６５０ガル

上下動４８５ガル• 伊方発電所の基準地震動650ガルは、解放基盤表面の堅い岩盤上(せん断波速度※１2600m/s)での値• 1580ガルを観測した益城地点の観測記録は、柔らかい地盤である地表(せん断波速度110m/s)の記録• 益城地点の記録は防災科学技術研究所が設置する地震計(KiK-net※２)の地表の観測記録であるが、同地点の地中の堅い岩盤上(せん断波速度2700m/s)の記録は最大約300ガル※１：せん断波速度
地震波(Ｓ波)の伝わる速さ。数値が大きいほど堅い。
※２：KiK-netの概要
KiK-net(基盤強震観測網)は、全国にわたる総合的な地震防災対策を推進するために、防災科学技術研究所が、全国約700箇所に設置。各観測施設には観測用の井戸が掘削され、地表と地中(井戸底)の双方に地震計が設置されている。
12