施工説明書

16 試運転●各工事が終了しましたら、本体電源スイッチを入れ、コントローラーの風量調節つまみが目盛りどおり正常に動作するか確認して下さい。

販売店・工事店さま用

排気型ダクトレス天井・壁換気ユニット●各部屋の換気量がバランスよく換気されているか確認して下さい。

お願い●通常は設計したコントローラー位置に合わせて下さい。
●試運転を行い、異常がないことを確認後、取扱説明書に従って、お客様に使用方法・お手入れの仕方を説明して下さい。
●この施工説明書は取扱説明書と共に、お施主様で保管して頂くようにお渡し下さい。

●据え付け工事を行う前に、必ずこの施工説明書をお読みのうえ正しく据え付けて下さい。
●工事完了後、この施工説明書は取扱説明書と共にお客様に渡し、大切に保管して頂いて下さい。

17 異常を感じたら●万一次のような異常を感じたら処置、対策にならい確認して下さい。それでも改善されない時は、本体電源スイッチをＯＦＦにして、ブレーカーを落とし、販売店、施工店、又は弊社窓口へご一報下さい。分解は危険です。
こんなとき

原

ファンが運転しない。

コントローラーのランプが点灯しない。

運転中に異音や振動がする。
乾燥感がある。

因処置、対策ブレーカーが落ちている。

ブレーカーを上げて下さい。

電源線が外れている。

電源線を差し込んで下さい。

本体スイッチがＯＦＦになっている。

本体内部のスイッチをＯＮにして下さい。

本体スイッチがＯＦＦになっている。

本体内部のスイッチをＯＮにして下さい。

モーター、回路の異常。

電源を切り、お近くの販売店、弊社窓口へご相談下さい。

本体がしっかり設置されていない。

電源を切り、お近くの販売店、弊社窓口へご相談下さい。

ファンの内部に異物がある。

電源を切り、お近くの販売店、弊社窓口へご相談下さい。

コントローラーがMax運転になっていませんか?

適正な位置に目盛りを戻して下さい。

コントローラーの目盛りが適正の位置より弱い位置で運転されている。 適正な位置に目盛りを戻して下さい。

においがする。

結露が起こる。
上記以外のトラブル

ブリーズ（排気口）の開度が閉じている。

ブリーズ（排気口）の開度を再調整して下さい。

フィルターが目詰まりしている。

フィルターを清掃する。

室内の温度が不足している。

室内の非暖房室をなくし、窓の表面温度を上げて下さい。

電源を切り、お近くの販売店、弊社窓口へご相談下さい。

電源を切り、お近くの販売店、弊社窓口へご相談下さい。

Japan Building Envelope Conditioning Knowhow

お客様ご相談窓口一覧
修 理 サ ービスや 製 品につ い て のご相 談 は、機 種 名をご確 認 の 上 、お買 い 上げの 販 売 店
または右記のご相談窓口にご依頼下さい。
なお、
名称、所在地、電話番号は、変更される場合がありますので、ご了承下さい。
住所・社名

穏 や か な 室 温と1 0 0 年 の 耐 久 性 を 求 め て販
売〒950 - 0863 新潟市東区卸新町1丁目2059 - 5
TEL
（025）
250 - 8900 FAX（025）
250 - 8877

札幌支店

〒007 - 0801 札幌市東区東苗穂1条2丁目3 - 9TEL（011）781 - 8201 FAX（011）
783 - 6166

九州支店

〒813 - 0043 福岡市東区名島3丁目34 - 11
TEL
（092）
674 - 3688 FAX（092）
674 - 3687

東北営業所

〒020 - 0066 盛岡市上田3丁目14 - 26 荒川ビル
TEL
（019）
621 - 8180 FAX（019）
621 - 8190

東京営業所

〒160 - 0022 東京都新宿区新宿1 - 6 - 8 鈴木ビル
TEL
（03）3357 - 5755 FAX（03）3357 - 5589

名古屋営業所〒465 - 0025 名古屋市名東区上社5丁目1706 グレース上社303
TEL
（052）
709 - 2770 FAX（052）
709 - 2771

大阪営業所

〒564 - 0052 大阪府吹田市広芝町9 -12第11マイダビル605
TEL（06）
6368 - 2040 FAX（06）6368 - 2041

秋田事務所

〒010 - 1423 秋田市仁井田字大野1
TEL
（018）
892 - 6080 FAX（018）
892 - 6085

店

本社／新潟営業所

電話（2016.4.600）－円山研究所［往雲館］ 〒064 - 0944 札幌市中央区円山西町10丁目4 - 5
TEL・FAX（011）
612 - 6335

もくじJapan Building Envelope Conditioning Knowhow

穏 や か な 室 温と1 0 0 年 の 耐 久 性 を 求 め て

http://www.jbeck.co.jp

安全上のご注意

1～2

各部材の名称と寸法3取り付け参考図

4

施工方法

5～10

1 安全のために必ずお守り下さい

2 お願い

この施工説明書には、安全に正しく据え付けていただくために、いろいろな絵表示が記載されています。その表示と意味は次のようになっています。
内容をよく理解してから、本文をお読みになり据え付け工事を行って下さい。

本体はダクトも含めて、必ず断熱空間内に設置して下さい。

台所など油煙の発生する場所には取り付けないで下さい。

断熱空間外に設置した場合、結露する恐れがあります。断熱空間外に設置するグリルなどの破損の原因となります。

場合は断熱材料でおおって下さい。

！ 警告
表示の例

作業を誤った場合に据え付け工事作業者が、又は据え付け工事の不具合によって使用者が、死亡又は重傷を負う可能性が想定される場合

この記号は注意を促す内容があるこ！ 注意

作業を誤った場合に据え付け工事作業者が、又は据え付け工事の不具合によって使用者が、傷害を負う危険が想定される場合及び物的損害のみの発生が想定される場合

この記号は禁止の行為であることを告げるものです。

！ とを告げるものです。

！ 内容を告げるものです。

この記号は行為を強制したり指示する！ 警告●メタルラス、ワイヤラス、または金属板張りの木造造営物に金属製ダクトを貫通する場合、メタルラス、ワイヤラス、金属板と接触しないように取り付ける●仕様変更・改造は絶対にしない
火災・感電・けがの原因となります。

断熱空間内に設置
天井断熱の場合

屋根断熱の場合近くに点検口を設けて下さい。

高温（40℃以上）になる場所では使わないで下さい。

保守点検のため。

製品の変形やモーターの寿命を縮める原因となります。

！

周囲温度
40℃以上

漏電した場合、火災の原因となります。

●アースを確実に取付ける●本体各部に直接水をかけない

故障や漏電のときに感電する恐れがあります。

ショートや感電の恐れがあります。

●交流100ボルト以外で使用しない●内釜式風呂を設置した浴室に取り付けない

火災・感電の原因となります。

次のような配管工事はしないで下さい。

壁面には傾けて取り付けないで下さい。

風量低下の原因となります。

モーター故障や異音発生などの原因となります。

（1）極端な曲げ（2）吐出口のすぐそばでの曲げ

排気ガスが浴室内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こすことがあります。

フレキダクトなど

キャップ

！ 注意
●本体は、十分強度のあるところにしっかり取り付ける落下により、けがをする恐れがあります。

！

●浴室内に電源スイッチを設けない湿気により、感電することがあります。

（3）多数回の曲げ（4）接続ダクト径を小さくする

スリーブ管取り付けを行う際、必ず屋外側に勾配をとって下さい。
（1/50～1/100）

温泉や殺菌用塩素を使用する公衆浴場などには取り付けないで下さい。

勾配をとらないと、雨水が室内側に流れます。

故障の原因となります。

●炎があたるおそれのある場所には取り付けないプラスチック部品が変形したり、着火して火災となる恐れがあります。

！

●部品は確実に取り付ける
落下により、けがをする恐れがあります。

アース工事をする場合は次のいずれかの方法で行って下さい。
（アース線は付属しませんので市販品をご利用下さい）
コンセントのアース端子にアース線を接続する場合アース線（銅線直径は1.6mm以上を使用する。）●配線工事は、電気設備技術基準や内線規程に従って、確実に行う
誤った配線工事は、漏電、感電や火災の恐れがあります。

01 ● An gel p lu s +基準
技術設備
規程
内線！

アース棒を使用される場合

コンセント（浴室外）

アース線（銅線直径は1.6mm以上を使用する。）

30cm以上アース端子

アース棒（市販品）

地面（できるだけ湿気のあるところを選ぶ）

電気

A n ge l p l u s +●02

3 各部の名称と寸法

単位：mm

本 体

4 取り付け参考図 及び 各部材名称
エンジェルプラス

コントローラーフレキダクト φ100
331

65（35.5）

スリーブ管 φ125
SX消音フレキダクト
φ100-125異形70

排気フード（12.5） 8 （15）

6.5

28

97.5

331

120

46

電源ランプ

ブリーズ
キャップ

22.8

97.5

6.5
180
本体スイッチ

風量調節つまみダクト接続アダプターを使用しない場合、寸法が変わります。

サイレンサー(58.5)

271

34 16

電源接続部

ブリーズ100（排気口）

269
169

電源接続部
16 34

パスカル7（自然給気口）

58.594.5201

エンジェルプラス本体

ダクト接続アダプター

41.2

ダクト接続カバーA

ダクトカバーC

室内吸気側

97.5

電源スイッチモーターファン

ファンケース（黒）219

取り付け脚金具

室外排気側
フィルター

フロントフレーム

仕 様
名称エンジェルプラス形式

種

類

電排気

寸

法

W 331×L 331×H201mm（ダクト接続部、取付金具除く）

PA -160DC ／ PA -160DC -N

重量

本体 5.8kg

排気型
（第3種）
換気ファン

使用ダクト径

排気口 φ100mm ／ 吸気口 φ100mm（呼び径）源AC 100V

騒音

13～32dB量110m /h～260m /h（20～40Pa時）

品（以下は機種によって異なります）

消費電力50／60Hz32.5～20W

最大風量（m3／h）
1001（Min）
130
2155
3190
4220
5250
6（Max）

特性表3

有効換気量（m3／h）
6570
105132165200

静圧（Pa）
153040506070付

属

消費電力（W）
2.7
3.6
5.76.3
12.8
19.3

コントローラー・コントローラーケーブル5m※消費電力は有効換気時の値です。
※騒音は無響音室における有効換気時の値であり、測定位置は下方1mの値です。
※数値は測定値であり、性能を保証するものではありません。

03 ● A n gel p lu s +／ コントローラー 0.2kg

木ビス・ワッシャー・防振ゴム・取扱説明書・施工説明書・保証書

騒音（dB）
131624252932

フロントガラリ

質量（kg）

5.8

適用ダクト呼び径（mm）

5 施工前の準備施工に必要な工具類の例

インシュロックバンド専用締め具

別売

15,000円（税別）

吸込側
Ø100
吐出側
Ø100

お願い
●万一の怪我を避けるため必ず軍手等を着用して下さい。
A n ge l p l u s +●04❶ フロントガラリの外し方

フロントフレーム内側のピンに引っかかるように取り付けられています。
フロントガラリを少し上に持ち上げるようにして外します。

フロントガラリ❷ フロントフレームの外し方

対面にあるビスで、枠にスリットがない方のビスを２本外します。フロントフレームを上に持ち上げ外します。換気ファンと天井板の厚みを調節し、フロントフレームを固定する場合も同様の作業を行います。また、フロントガラリの開閉方向を変えるため、取り付け方向を逆にフロントフレームすることも可能です。

1. リフォーム編

換気ファンの取り付け方法

ファン本体取付けの前に、あらかじめ、フロントガラリ、フロントフレーム、ファンケース（黒）、ダクト接続アダプター（2か所）を外してから施工します（P5参照）。また、取り付け脚金具はつけかえておきます（P5❼、P6図A参照）。天井開口寸法は300mm角。開口部から、左右に補助野縁を取付けます。また、ダクトは先に先行して天井に配管しておきます。AC100V
電気結線も本体設置前に結線を行います。
（P10参照）

補助野縁組立フロントフレーム⊕ドライバー❸ ファンケース（黒）の外し方

ファンケースを固定しているビス６本を外し、ファンケースを外します。

ファンケース

野縁間中心に合わせ、天井を開口します。
開口寸法は300mm角です。
天井野縁に左右補助野縁を組みます。

❹ ダクト接続アダプターの外し方
ダクト接続カバーを固定している
ビス２本を外し、接続カバー及び接続アダプターを外します。

ダクト接続
カバーA

ダクト接続
カバーB

0030

28～

7

換気ファンの外し方

030

左右補助野縁間は280mmになるよう調節します。
ダクト接続、AC100V接続、コントローラー配線もあらかじめ終えておきます。
410以上

280

⊕ドライバー⊕ドライバー

ファン本体設置

防振ゴム
ワッシャー

フロントガラリ、フロントフレーム、ファンケース（黒）、ダクト接続アダプターA・B
を外した換気ファンを開口部に挿入します。
ダクト接続アダプター❺ ファンを清掃する・・・モーターファンから羽だけ取り外し、水洗いできます。

木ねじ

下からファン本体取り付け脚金具に付属の木ネジで固定します。取り付け脚の形状を確認し、先に隙間が空いている方の2本木ネジを打ち、ファン本体を引っかけてから残りの木ネジ2本を打ち付けると作業がスムーズです。

中心のストッパーを上に持ち上げ外すとモーターの羽だけ取り外すことが可能です。

モーターの羽等破損しないよう慎重に行って下さい。

！

モーター の 羽を無 理に挿入すると破損の恐れがあります。

❻ 内部基板の確認方法
基板カバーのビスを外し、基板カバーを開けると内部基板を確認できます。

軸から羽だけ取り外せます。

⊕ドライバー

基板カバー❼ 取り付け脚金具の外し方

モーター軸がかけている部分に注意してストッパーを元どおり挿入します。

取り付け脚金具は逆方向にも付け替えられます。

⊕ドライバー

6 換気ファン取り付け場所の確認

2

図A
58

ゴムパッキン2mm
野縁45mm

換気ファン

9お願い

お願い

16254560

石こうボード12.5mm
15●ファン本体は十分強度があり、振動の伝わりにくい位置にしっかりと取り付けて下さい。

●必ず断熱空間内に設置して下さい。

05 ● An gel p lu s +本体を天井に固定できたら、ダクト接続部にダクトを繋ぎ、指定の部分に押し込み専用金具で固定します。

ダクト固定後、ファンケース（黒）を元のようにビス止めします。

排気方向(φ100mm)を確認し、照明器具、設備等がなく、メンテナンスができる最適な天井位置を選んで下さい。主に、ホール、廊下、洗面所、リビングなどの設置に適しています。

●天井ふところに納める場合は、ファン点検用として必ず450m/m角以上の点検口を近くに設けて下さい。

木ねじ

取り付け脚は、高さに応じて調節できます。
また、付属の防振ゴム、ワッシャー、木ねじを右図の通りに取り付けます。

41！

ワッシャー

電源AC100V接続●ファン運転音は極めて静かですが、音を気にされる方は、ファン本体上部にグラスウール等、吸音性の高い材料を乗せて下さい。
A n ge l p l u s +

●

06

7

2. 新築編

8 フレキダクト取り付け

換気ファンの取り付け方法

ファン本体取付けの前に、あらかじめ、フロントガラリ、フロントフレーム、を外してから施工します。
（P5参照）

補助野縁組立とファン本体設置
280410以上（550以上）お願い●天井板厚および、ファン本体の埋め込み分を考え、取り付け脚金具位置寸法を決めます。

吸気側

ゴムパッキン2mm
94158

フレキダクトは適切な長さに切断し、ファン本体の追加グリル接続部（φ100）に奥まで差し込み、風漏れがでないようにジョイントテープ（専用品）で留めた後、インシュロックバンド（専用品）で固定して下さい。

2換気ファンインシュロックバンド

フレキダクトは適切な長さに切断し、ファン本体の追加グリル接続部（φ100）に置くまで差し込み、風漏れがでないよ
うにジョイントテープ（専用品）で留めた後、インシュロックバンド（専用品）で固定して下さい。
※ジョイントテープとインシュロックバンドは、本体には付属しておりません。

●野縁高さを45mm以上で据え付けると、ダクト接続ができなかったり異常音の原因となります。

45

ジョイントテープ

排気側

図の通り内寸280mm×410mm以上（追加グリル接続口を使用する場合は550mm以上）、高さが45mm以下となるよう天井の野縁と補助野縁で据え付け枠を組みます。

野縁45mm

ダクト接続

60

石こうボード12.5mm※ジョイントテープとインシュロックバンドは、本体には付属しておりません。

木ねじ

1625

ワッシャー

●ファン本体は十分強度があり、振動の伝わりにくい位置にしっかりと取り付けて下さい。

透湿・防水シート

GW
気密シートボーダー

通気層
外装材

テープ処理

スリーブ管
125φ

お願い

防振ゴム

●必ず断熱空間内に設置して下さい。

インシュロックバンド●排気ダクトは屋外に向けて水勾配がとれるよう施工します。

●ファン運転音は極めて静かですが、音を気にされる方は、ファン本体上部にグラスウール等、吸音性の高い材料を乗せて下さい。

テープ処理

9 ダクトの工事

吊りボルトで吊り下げ組立

壁排気穴からファン本体排気ダクト接続部および追加グリル接続部位置までダクト配管します。
追加グリルがある場合、先端にブリーズキャップ♀を差込み、風漏れがでないようにジョイントテープ（専用品）で留めた後、インシュロックバンド（専用品）で固定し、所定の位置に置いて下さい。

吊りボルトの埋め込み市販の吊りボルト（M6）を埋め込みます。
（右図を参照）

お願い●アンカーボルトが長いと製品と干渉するおそれがあります。

インシュロックバンド

ジョイントテープ※ジョイントテープとインシュロックバンドは、本体には付属しておりません。

●天吊金具からのアンカーボルトのとびだしは50mm以下として下さい。

！ 注意（製品質量は5.8kgです。吊り作業は必ず2名以上で行なって下さい）❶市販のナットを吊りボルトに取り付けます。
❷吊りボルトに付属のワッシャー、ゴム（付属品）、天吊金具を通します。
❸本体が水平になるように市販のナットで固定して下さい。

ジョイントテープ●排気側は風量が集中しますので、可能な限り短く、真直ぐ施工します。

上からファン本体を取り付け脚金具に付属の木ネジで固定します。取り付け脚は野縁の高さに応じて調節できます。防振ゴム、ワッシャー、木ネジを図の通りに取り付けます。

本体を吊る

異形消音フレキダクト
φ100 －φ125

吊りボルト（市販品M6）

天吊金具

ナット（市販品）
ワッシャー
ナット（市販品）

お願い●本体のケーシング下面が天井材下面より5～20mm以内に入るように本体を固定して下さい。

50mm以下防振ゴム（付属品）

ニップル φ125（排気用）●ダクトはファン本体に力が加わらないよう、吊りバンド等で固定して下さい。

10 天井材を張る

野縁

ファン本体金属ケースと天井材とは必ず2～5mmの隙間が空くように施工します。

お願い●上記寸法を守らないとフロントフレームが取り付けられません。

ニップル φ100

ファン本体●天井材の厚みは20mm以下で据え付けて下さい。
換気ファン●ファン本体金属ケースと天井材に隙間がない場合、異音の原因となります。

2～5mm

天井材
（～20mm）
ビス

5～20mm07 ● An gel p lu s +A n ge l p l u s +●08

11 グリルフレーム据え付け

電源用適合電線
φ1.6φ2.0単線
回路

モーター

天井仕上がり後、ファン本体金属ケースの内側にグリルフレームを差込む。
4か所のビス位置があるので、天井材の厚みに合わせて固定します。
❶ 表枠を下からスライドし、4本のビスで固定します。

ヒューズ5Aモーター
接続ケーブルAC100V
電源14mm❷ 表蓋を引っかけて完成。

ヒューズ5A

コントローラー接続ケーブル

電源ランプLED
風量調節つまみコントローラー

電源配線 AC100V

14 コントローラーの据え付け

ビス♂

取り付け場所は日常生活のなかで、操作しやすく、じゃまにならない場所を選び、次のようなところは避けます。
・ガスレンジ、コンロなどの燃焼器具の近くで、温度が上がる
ところ
・水しぶきや水滴のかかるところ
・直射日光の当るところ
・屋外

後で使用

付属のコントローラーは埋め込み専用です。
市販の住宅用スイッチボックスを、コントローラー取り付け位置の壁面に固定し、コントローラー用接続ケーブルを予め埋設しておきます。

12 排気グリルの取り付け♀

ブリーズキャップ♀型はあらかじめフレキダクトにジョイントテープ（専用品）とインシュロックバンド（専用品）でしっかり止めつけ、所定の位置に下げておきます。
※ジョイントテープとインシュロックバンドは、本体には付属しておりません。

お願いインシュロックバンド

コントローラー用接続ケーブルをコントローラー本体の裏側のコネクタに奥まで確実に差し込んで下さい。

ジョイントテープ

ブリーズキャップ♂型は天井仕上げ後に取り外せませんので、外しておいて下さい。

さらねじ

化粧カバー

スイッチボックス

コントローラー用接続ケーブルのコネクタをコントローラー本体のコネクタに差し込む

コントローラー用接続ケーブルと電源コードについて排気グリルを取付ける天井面にφ120mmの穴を開口します。

！ 注意

お願い
穴あけは野縁など木枠から50mm以上離して行って下さい。

●コントローラー用接続ケーブルは同梱してあります。指定品 ●コントローラー用接続ケーブルのコネクタは、確実に差し以外は使用しないで下さい。誤って使用した場合、発熱、発火、込んで下さい。差し込みが不十分ですと、発熱、発火の原接続不良の原因になります。
因になります。
●コントローラー用接続ケーブルと電源コードを束ねないで下さい。ノイズやDC回路の異常の原因となります。必ず離して接続して下さい。

♀型

15 排気フードの取り付け♂型

13 電源の接続
電源の配線工事およびコントローラー用接続ケーブルの配線工事は、電気設備技術基準・内線規定に従って正しく行って下さい。
電源はAC100V、50/60Hzです。
この換気ファンは連続運転をしますので、必ず専用の電源回路を設けて下さい。
付属の電源コードを必ず使用し、本体近くに専用のコンセントを設けて下さい。

09 ● An gel p lu s +コントローラー本体

コントローラー本体を、壁に設置してあるスイッチボックスに取り付けます。

φ120

開口した穴からブリーズキャップ♀を引き出し、♂型と上下ではさみ合わせ、ボンドまたは木ネジで固定します。

コントローラー用接続ケーブル
コネクタ付

左へ回す

風量 大

右へ回す

風量 小

排気用スリーブ管が屋外先端まで配管されているか確認し、排気フード開口部が下になるようにスリーブ管に差し込みます。
排気フードと壁面のすき間および全周に雨水浸入防止のために、コーキング材（市販品）を施します。
外側に向けて水勾配をつけて下さい。
（1/50～1/100）●接続した電線を過大な力で引っ張ったり、ねじったりしますと芯線に傷をつけますのでご注意下さい。

GW
透湿・防水シート

気密シートボーダー

通気層
外装材
コーキング

テープ処理

丸型セルフード
コーキング

スリーブ管
125φ

テープ処理
コーキング

外側に向けて水勾配をつけて下さい。
（1/50～1/100）
A n ge l p l u s +●10