平 成 ２８ 年 １ １ 月 １ 日
日本原子力発電株式会社

敦賀発電所の近況について敦賀発電所の近況について、以下のとおりお知らせします。
１．運転状況について（平成２８年１１月１日現在）
平成２７年４月２７日 廃止＊１
平成２８年２月１２日 廃止措置計画認可申請書提出

１ 号 機
沸騰水型

第３３回定期検査中＊2（平成２３年１月２６日～未定）

２ 号 機
加圧水型
（１１６万 kW）
（第１８回定期検査中（平成２３年８月２９日～未定））内は定格電気出力＊1:平成２７年３月１７日に経済産業省へ廃止に係る届出を提出した。
＊2:法律上、定期検査は廃止措置計画の認可を受けた日をもって終了とみなされる。

＜新規制基準への適合性審査に係る申請状況＞

２号機

申請

申請日

補正日

許認可日

原子炉設置変更許可

H27.11.5－－

工事計画認可－－－保安規定変更認可

H27.11.5－－

２．故障等の状況について（平成２８年１０月５日～平成２８年１１月１日）（１）法律に基づく報告事象なし（２）安全協定に基づく異常時報告事象なし（３）保全品質情報等①敦賀発電所２号機 機器ドレン蒸発装置補助蒸気ラインからの水漏れについて
平成２８年９月２６日９時１２分頃、巡視中の運転員が、原子炉補助建屋１階（管理区域）の通路に水溜りを発見しました。近傍の機器ドレン蒸発装置予熱器補助蒸気ラインの復水サンプリング弁（以下「サンプリング弁」という。）の下流から１秒に約１滴の水の滴下があったことから、直ちにサンプリング弁を閉とし、９時１８分に滴下が停止しました。滴下した水は、補助蒸気が凝縮したものであり、放射能はなく、拭き取りにより回収（１.１ℓ）しました。
現場状況を確認したところ、当該補助蒸気ラインに設置されている逆止弁を点検するため、入口・出口隔離弁（３弁）を閉止し、サンプリング弁を開いていました。また、
1

補助蒸気を止めて行う必要があった別の点検作業が終了したことから、前日夜に補助蒸気を流し始めていました。
その後、補助蒸気系統を停止し隔離弁を点検した結果、入口隔離弁（２弁）のシート面に赤錆が付着していたことから、隔離弁のシール機能が低下して補助蒸気が予熱器に流入し、凝縮水が開状態のサンプリング弁から滴下したものと推定しました。
対策として、入口隔離弁（２弁）については、シート面の手入れを行い、シール機能が回復したことを確認しました。補助蒸気系統の隔離機能を有する弁については、今後は定期的に点検・手入れを行っていくこととしました。
本事象による周辺環境への影響はありません。
（別紙―１参照）②敦賀発電所２号機 一次冷却材系ループ水位計伝送器計装用ダイヤフラムシールのほう酸析出について
平成２８年１０月８日１１時１０分頃、原子炉格納容器内（管理区域）を巡視中の運転員が地下２階に設置されている一次冷却材系ループ水位計伝送器の計装用ダイヤフラムシール (以下「ダイヤフラムシール」という。）に、ほう酸の析出を確認しました。
析出したほう酸のふき取りを行ったところ、ダイヤフラムシールのＴ字継手部に取り付けられている閉止プラグからにじみ程度の漏えいを確認したことから、当該ダイヤフラムシールの隔離、水抜きを行い漏えいが停止しました。
ほう酸が析出した原因は、当該水位伝送器の点検のため、定期検査ごとに行っている閉止プラグの取り外し・取り付けにより、Ｔ字継手と閉止プラグのシート面が徐々に変形したことでシール機能が低下し、漏れが発生したためと推定しました。
対策として、閉止プラグを含むＴ字継手を新品に取り替えました。
また、今回と同様な構造の閉止プラグを有する継手の取替基準を定め、社内規程や工事要領書に反映します。
本事象による周辺環境への影響はありません。
（別紙―２参照）
３．敦賀発電所３，４号機 準備工事について（平成２８年１１月１日現在）（１）建設準備工事
現在、原子炉建屋背後斜面の緑化維持管理等の建設予定地の維持管理を継続して行っています。
（２）仮設工事関係
現在、コンクリート製造・供給プラントの設備維持管理等を継続して行っています。

2

４．その他（１）敦 賀 発電所の低レベル放射性 廃棄物の輸送について敦賀発電所の低レベル放射性廃棄物（専用コンテナ１８０個）を日本原燃株式会社の低レベル放射性廃棄物埋設センター（青森県六ヶ所村）へ輸送するため、低レベル放射性廃棄物専用の運搬船「青栄丸」が１０月３日に入港する予定でしたが、荒天により延期しました。
その後、天候が回復したことから、１０月７日に運搬船「青栄丸」が敦賀発電所へ入港し、専用コンテナ１８０個の積込みを完了して、１０月１３日に出港しました。
（平成２８年９月３０日、１０月３日、６日発表済み）（２）「原子力災害対策充実に向けた考え方」に係る当社の取り組みについて
平成２８年３月１１日の原子力関係閣僚会議において決定した「原子力災害対策充実に向けた考え方」を踏まえ、３月１７日、経済産業大臣から出された要請を受け、東海第二発電所及び敦賀発電所における原子力災害対策への取り組み状況を取りまとめ、４月１５日、同大臣に提出しました。
（平成２８年４月１５日発表済み）
その後、経済産業省から半年間の進捗について報告するよう要請を受けたことから、当社の取り組み状況を取りまとめ、１０月２０日、同大臣に報告しました。
（平成２８年１０月２０日発表済み）（３）敦賀発電所及び東海第二発電所における原子炉容器等の調査結果の報告について
平成２８年８月２４日に原子力規制委員会より発出された「仏国原子力安全局で確認された原子炉容器等における炭素偏析の可能性に係る調査について（指示）」に基づき、敦賀発電所２号機及び東海第二発電所における原子炉容器等の製造方法及び製造メーカーを調査し、９月２日、同委員会に報告しました。
（平成２８年９月２日発表済み）
その後、９月２９日に同委員会より、敦賀発電所１号機においても同様の調査を行うよう指示を受けました。
当社は１０月３１日、当該指示に基づく敦賀発電所及び東海第二発電所に係る調査・評価結果を取りまとめ、同委員会に報告しました。
（平成２８年１０月３１日発表済み）（４）げんでんふれあいギャラリー催物のご案内について【開館時間：１０時～１７時】＜個人・グループでの芸術活動、趣味の発表の場としてご利用頂いております＞①「潮風」萩の風句会 作品展
平成１４年４月に発足した萩の風句会（代表：田嶋 豊年 様）の皆様による作品
ろくちょう展です。山本 麓 潮 先生のご指導のもと、季節を通しての「発見と感動」を十七音で表現した作品を７８点展示予定です。
（１１月１日～１１月６日）

3

②第４回 楽彩展 思うままの感動を描く楽しみ
もりこ

高村 恒子 様、福谷 隆子 様、杉田 司子 様の３名の皆様による 4 回目の作品展です。思うままの感動を描いた、油彩、アクリル画、水彩などの作品を３０点展示予定です。
（１１月８日～１１月１３日）③第９回 越前大自慢写真コンテスト入賞作品展
越前町観光連盟主催の写真コンテスト入賞作品展です。歴史や文化・伝統、人々の営み、そして四季折々の素晴らしい風景など、越前町の魅力を表現した入賞作品を２１点展示予定です。
（１１月１５日～１１月２０日）④写遊会 写真展
写遊会（代表：前川 豊 様）の１０名の皆様による写真展です。“写真”という共通の趣味を通じて仲間となったメンバー各々が、写真に込める想いの詰まった作品を３０点展示予定です。
（１１月２９日～１２月４日）
以4上別紙－１

本事象は、法律に基づく報告事象や安全協定の異常時報告事象に該当するものではありません。

敦賀発電所２号機

機器ドレン蒸発装置補助蒸気ラインからの水漏れについて

敦賀発電所２号機は、第１８回定期検査中のところ、平成２８年９月２６日９時１２分頃、巡視中の運転員が、原子炉補助建屋１階（管理区域）の通路に水溜りを発見しました。近傍の機器ドレン蒸発装置予熱器※１補助蒸気ラインの復水サンプリング弁（以下「サンプリング弁」という。）の下流から１秒に約１滴の水の滴下があったことから、直ちにサンプリング弁を閉とし、９時１８分に滴下が停止しました。滴下した水は、補助蒸気が凝縮したものであり、放射能はなく、拭き取りにより回収（１.１ℓ）しました。
現場状況を確認したところ、当該補助蒸気ラインに設置されている逆止弁を点検するため、入口・出口隔離弁（３弁）を閉止し、サンプリング弁を開いていました。また、補助蒸気を止めて行う必要があった別の点検作業が終了したことから、前日夜に補助蒸気を流し始めていました。
その後、補助蒸気系統を停止し隔離弁を点検した結果、入口隔離弁（２弁）のシート面に赤錆が付着していたことから、隔離弁のシール機能が低下して補助蒸気が予熱器に流入し、凝縮水が開状態のサンプリング弁から滴下したものと推定しました。
対策として、入口隔離弁（２弁）については、シート面の手入れを行い、シール機能が回復したことを確認しました。補助蒸気系統の隔離機能を有する弁については、今後は定期的に点検・手入れを行っていくこととしました。
本事象による周辺環境への影響はありません。
※１：機器ドレン蒸発装置予熱器は、蒸発効率を高めるため、機器ドレン貯蔵タンクより給水される廃液の温度を、補助蒸気との熱交換により、約１０２℃まで上昇させるための機器。
敦賀発電所２号機

機器ドレン蒸発装置

配置図

補助蒸気ライン系統図

補助蒸気（補助ボイラより）

漏えい場所

「閉」

入口隔離弁
シート漏れ有り「閉」
機器ドレン蒸発装置

原子炉
補助建屋

機器
ドレン＊

予熱器

蒸留水
（回収）

蒸発器

濃縮廃液

「開」

タービン建屋(ｱｽﾌｧﾙﾄ固化)

サンプリング弁
逆止弁(点検)出口隔離弁
シート漏れ無し
補助蒸気ドレンタンクへ「閉」＊：機器ドレン：ポンプドレンや樹脂洗浄水等

補助蒸気隔離弁点検結果（例）
弁座外観

：シート面

シート面

弁体外観（下流側）

シート面【弁点検結果】
シート面に赤錆が付着している。

：シート漏れ
弁座
弁体
補助蒸気

以5上本事象は、法律に基づく報告事象や安全協定の異常時報告事象に該当するものではありません。

別紙－２

敦賀発電所２号機 一次冷却材系ループ水位計
伝送器計装用ダイヤフラムシールのほう酸析出について
敦賀発電所２号機は、第１８回定期検査中のところ、平成２８年１０月８日１１時１０分頃、原子炉格納容器内（管理区域）を巡視中の運転員が地下２階に設置されている一次冷却材系ループ水位計伝送器※１の計装用ダイヤフラムシール※２(以下「ダイヤフラムシール」という。
）に、ほう酸の析出※３を確認しました。
析出したほう酸のふき取りを行ったところ、ダイヤフラムシールのＴ字継手部に取り付けられている閉止プラグからにじみ程度の漏えいを確認したことから、当該ダイヤフラムシールの隔離、水抜きを行い漏えいが停止しました。
ほう酸が析出した原因は、当該水位伝送器の点検のため、定期検査ごとに行っている閉止プラグの取り外し・取り付けにより、Ｔ字継手と閉止プラグのシート面が徐々に変形したことでシール機能が低下し、漏れが発生したためと推定しました。
対策として閉止プラグを含むＴ字継手を新品に取り替えました。
また、今回と同様な構造の閉止プラグを有する継手の取替基準を定め、社内規程や工事要領書に反映します。
本事象による周辺環境への影響はありません。
※1：定期検査時等に使用（通常運転中は隔離）。
※2：計装用ダイヤフラムシールは、ほう酸水圧力を一旦、ダイヤフラムシール内のダイヤフラムに受圧させ、純水に圧力が伝播する仕組みになっている。この圧力を伝送器により、水位に変換し、水位を中央制御室で監視している。
※3：析出したほう酸の放射能量は、約１００Ｂｑと算出。

敦賀発電所２号機 配置図
ダイヤフラムシール
閉止プラグ

原子炉格納容器

発生場所
Ｔ字継手（ほう酸拭取り後）一次冷却材系ループ水位計装概略図
閉止プラグ漏えいメカニズム

大気圧

シート面
シート面

Ｔ字継手変形方向

水位伝送器
原子炉容器

Ｔ字継手
プラグ
プラグ

プラグ変形方向

純水
袋ナット

ほう酸水

ダイヤフラム
シール

シート面

初期状態

ドレン（水抜きライン）

繰り返し使用後の締付け状態

以6上