PRODUKTOVÝ LISTFI22AS
FI22AS je vysoko účinný kondenzátor a výparník optimalizovaný presystémy reverzných tepelných čerpadiel, ktoré používajú ekologické aprírodné chladiace médiá s nízkym potenciálom globálneho otepľovania.
Využitím našej patentovanej technológie AsyMatrix® poskytuje vysokýtepelný výkon a zároveň zaisťuje nízky pokles tlaku na sekundárnej strane.
Vďaka tejto konštrukcii je ideálny pre systémy s náročnými tepelnými ahydraulickými požiadavkami. Kompaktná konštrukcia kanálov
minimalizuje požadované náplne chladiaceho média, čo z neho robívynikajúcu voľbu pre systémy tepelných čerpadiel v obytných priestoroch.
Základné špecifikácieMax. počet dosiek (NoP)

140Max. objemový prietok

9,7 m³/h (42.71 gpm)

Objem kanála

0.031/0.034 dm³ (0.0011/0.0012 ft³)

Materiály

Dosky z nehrdzavejúcej cele 316/316L, spájanie meďouHmotnosť bez prípojok

0.92+(0.082*NoP) kg
2.03+(0.181*NoP) lbMaximálna veľkosť častice (mm)0,6Štandardné rozmery
#MMIN

A

362

14.25

B92

3.62

C

318

12.52

D48

1.89

F

6,00+1,32*(NoP)

0.24+0.05*(NoP)

G50.2O

20.08

R

220.87

V72.502.85

E_1

20

0.79

www.swep.net | Product No. 100000487, FI22ASH/1P-SC-M | This PDF was generated 2024.09.27

Možnosť Pripojenia

S Vonkajším Závitom

Spájkovanie* S otázkami ohľadne špecifi ckých tvarov alebo so žiadosťami o informácie o ostatných typoch spojov sa obráťte na obchodného zástupcu spoločnosti SWEP.

PED Tlak / Teplota

Koncept BPHE
Konštrukciu spájkovaného doskového výmenníka tepla (BPHE) tvorí súbordosiek zo zvlneného plechu s kanálmi s výplňovým materiálom medzikaždou doskou. Pri podtlakovom spájkovaní vytvorí materiál výplnespájkovaný spoj v každom bode medzi doskami, čím sa vytvoria zložitékanály. BPHE umožňujú, aby sa médiá s rôznou teplotou dostali do tesnej
blízkosti, keď sú oddelené iba doskami kanálov, čo umožňuje prenos tepla z
jedného média do druhého s veľmi vysokou účinnosťou. Takýto koncept
jepodobný iným technológiám s doskami a rámami, ale bez dielov tesnení ačastí.

Schválenia od tretích osôb
UL Tlak / Teplota

BHPE fi rmy SWEP sú vo všeobecnosti schválené certifi kačnýmiorganizáciami, ktorých zoznam uvádzame nižšie: Európa, Smernica pretlakové zariadenia (PED) America, Underwriters Laboratories Inc. (UL)
Japonsko, Kouatsu-Gas Hoan Kyoukai (KHK) Okrem toho má fi rma SWEPschválenie od veľkého počtu rôznych ďalších certifi kačných organizácií. Sožiadosťou o informácie o schválení konkrétneho produktu sa obráťte, prosím
kontaktujte vášho na miestneho zástupcu SWEP. Spoločnosť SWEP sivyhradzuje právo vykonávať zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

Softvér výpočtu SSPVďaka jedinečnej aplikácii SSP (SWEP Software Package) spoločnosti
SWEP môžete vykonávať pokročilé výpočty prenosu tepla a vyberte riešeniea výrobok, ktorý najlepšie vyhovuje vašej aplikácii. Rovnako jednoduchá jevoľba prípojok a vygenerovanie výkresov kompletného produktu. Ak by ste
potrebovali konzultáciu alebo ak by ste chceli prediskutovať rôzne riešenia aprodukty, spoločnosť SWEP onúka všetky služby a podporu, ktoré
potrebujete.

Vylúčenie zodpovednosti za materiál
Informácie a odporúčania o výrobkoch sú prezentované v dobrej viere, avšak
spoločnosť SWEP nedáva žiadne záväzné prísľuby ani záruky úplnosti alebopresnosti týchto informácií. Informácie sú poskytované pod podmienkou, žekupujúci sami rozhodnú pred použitím o vhodnosti týchto výrobkov na danéúčely. Kupujúci by si mali uvedomovať, že vlastnosti výrobkov závisia od
konkrétneho použitia a od výberu materiálov a to, že hoci výrobky obsahujú
nehrdzavejúcu oceľ, pri použití v nevyhovujúcich podmienkach podliehajú
korózii.

.www.swep.net | Product No. 100000487, FI22ASH/1P-SC-M | This PDF was generated 2024.09.27