（お知らせ）

平成２３年８月５日
日本原子力発電株式会社

東海・東海第二発電所の近況について（平成２３年８月）
１． 発電所状況について（８月５日現在）

東海第二発電所
沸騰水型（電気出力１１０万 kW）
東海発電所
炭酸ガス冷却型（廃止措置作業中）

・５月２１日から第２５回定期検査を実施中。
・熱交換器等解体撤去工事の内、７月１５日より２号熱交換器本体撤去工事を実施中。
・燃料取扱建屋領域に設置された機器の撤去工事を実施中。

●東海第二発電所の定期検査状況（１）主要設備の実績①原子炉関連設備
燃料集合体全数７６４体を原子炉内から取り出し、使用済燃料プールにて冷却を継続中です。また、炉内構造物及び炉心シュラウド等の点検を開始しております。
②タービン関連設備
高圧タービン、低圧タービン（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）、発電機および励磁機の開放点検および動翼等の補修を実施しております。

（添付資料－１）（２）点検状況①高圧タービンの点検状況
開放点検の結果、動翼と隔板の一部に、地震時の加震により生じたと思われる擦れ痕を確認しました。
また、高圧タービン４段目のノズル翼の一部が脱落していることを確認したため、脱落部の探索と原因調査を実施中です。

（７月１３日お知らせ済み）

外観点検の結果、擦れ痕については、擦れたことにより生じた表面のめくれやへこみを修正すること継続使用が可能であることから手入れを行い復旧します。
また、高圧タービン第４段目のノズル翼の一部が車室内に残留していることを確認しましたが、隔板の一部にこの影響と思われる、軽微な打痕が見られるものの、動翼に影響を与えた形跡は見られていないことを確認しました。
なお、全てを回収できていないことから、未回収部分の捜索を進めるとともに、脱落した原因調査を継続して実施中です。
②中間軸受台の点検状況
中間軸受台の点検において、軸受台の傾きやシールリングの折損等を確認したため、原因について詳細調査中です。

（７月１３日お知らせ済み）
1

外観点検の結果、軸受台が上部方向に約５ｍｍずれていること、および基礎ボルトの１０本中３本に緩みがあることを確認しました。今後基礎周りの詳細点検を実施します。
（添付資料－２）③低圧タービンの点検状況
開放点検の結果、低圧タービン（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）ともに動翼と隔板の一部に、接触による擦れ痕を確認しました。

（６月８日、７月１３日お知らせ済み）

外観点検の結果、擦れ痕については、擦れたことにより生じた表面のめくれやへこみを手入れにて修正することで継続して使用することとしますが、低圧タービン（Ａ）の９段から１１段の動翼については、硬度測定の結果で硬化が見られる部位が確認されていることから、今後の運転に万全を期するため、予防保全として動翼を交換します。
④主発電機の点検状況
主発電機については、軸受油切りに打痕を確認しました。
（７月１３日お知らせ済み）
開放点検の結果、密封油が機内に流れ込むことを防止するための油切りが軸と接触して、ラビリンス部が摩耗していることおよび軸への擦れ痕を確認しました。
摩耗を確認したラビリンス（※１）は、機内への油漏えいリスクを低減するため交換を行い、軸の擦れ痕は手入れにて補修いたします。
その他の部位については、擦れ痕は確認されておりませんが、今後の運転に万全を期すために、回転子を引抜いて点検を実施します。
※１：回転軸と固定部の間に凸、或いは凹の隙間を何段か重ねることによるシール或いは油切り機構。
何段にも設けられた隙間を迷路（ラビリンス）に見立てて呼ばれている。

⑤主励磁機および副励磁機の点検状況
主励磁機の軸受カバー部および副励磁機の油切りカバー部に接触による擦れ痕を確認しました。
詳細な点検を行うため工場へ搬送しました。 （６月８日、７月１３日お知らせ済み）
擦れ痕については手入れにて補修するとともに、油切りカバー部については交換を行ないます。
工場での詳細点検の結果、主励磁機回転子表面の絶縁材に、軸受カバー内面と接触したことで生じたと推定される擦れ痕を確認しました。
また、主励磁機の軸受カバー部がカップリングボルトと接触したことを確認したことから、主発電機と主励磁機を連結する、カップリングを予防保全のため交換します。
⑥蒸気乾燥器のひび発見について原子炉内構造物の蒸気乾燥器について外観点検を実施していたところ、７月４日に蒸気乾燥器を吊り上げるための部品の近傍にある底板にひびがあることを確認しました。
発見されたひびは、４本の吊り上げるための部品のうちの１本の近傍の底板部分に長さ約４８ｍｍのものを確認するとともに、同じ底板の少し離れた部分に小さな指示模様（ひびとは特定できないもの）が３箇所あることを確認しました。
（７月１３日お知らせ済み）
その後の点検により、残り３本の吊り上げ部の底板部分にも複数の指示模様を確認しました。現在、原因調査・健全性評価を実施中です。
（添付資料－３）2

⑦高圧炉心スプレイ系スプレイノズルデフレクタ脱落について
炉内構造物の点検作業において、高圧炉心スプレイ系スプレイノズルの先端に付属しているデフレクタと呼ばれる部品の一部が脱落していることを、７月１１日に確認しました。当該デフレクタは、第２３回定期検査において脱落していないことを確認しております。
（７月１３日お知らせ済み）
脱落したデフレクタについては、継続して捜索を行なっております。
２．プレス及びホームページ掲載実績について（７月１３日～８月５日）（１）法律に基づく報告に該当する重要な事象なし（２）その他の情報①プレス発表（０件）②お知らせプレス（１ 件）
８月５日 東海・東海第二発電所の近況について（平成２３年８月）③ホームページ掲載（発電所からのお知らせ）④取材案内（０（０件）件）

３．保安検査実施状況
東海発電所の平成２３年度第２回保安検査が８月１日～８月５日までの間で実施しております。
４．その他・住民説明会
住民の方々に地震後の東海第二発電所の安全対策の実施状況等について、５月１３日から７月２６日まで１６回、東海村内のコミュニティセンター等および隣接市公民館等において説明会を行いました。
・東海・東海第二発電所

緊急時対策室建屋の運用開始について

新潟県中越沖地震を踏まえ、緊急時対応が確実に実施できるよう、新たに免震構造（※２）の建屋を建設し、その後、活動資機材の移設・充実を図り、８月１日より本格運用を開始しました。
※２：揺れを小さくする効果のある免震装置を建築物に設置し、地震の影響を通常の 3 分の 1～5 分の 1 程度にやわらげる構造のこと。水平に柔らかく動くバネの原理で地震の揺れを建物に伝えにくくする3

５．イベント情報・地域イベントへの参加出展等
月日

イベント名場

所

内

容

げんでん東海テラパーク
８月１日～８月３１日原子力機構アトムワールド
夏休み５館スタンプラリー

原子力科学館
日立シビックセンター

展示館３館でクイズを実施
プレゼントあり

日鉱記念館
８月

９日（火）

８月１６日（火） 夏休み映画上映会

東海テラパーク

８月２３日（火）
８月２０日（土） 原電ｅまなびスクール

東海テラパーク

AM：１０：３０上映開始
PM：１３：３０上映開始
天気のしくみを学び、台風のうずや雲・雨のしくみの実験＜添付資料＞
１．第２５回定期検査工程表
２．タービン発電機中間軸受台の状況３．蒸気乾燥器点検状況
以4

上

添付資料

第２５回定期検査工程表
年月

平成23年5月

6月

7月

8月

1

9月

10月

11月

12月

５月２１日 定期検査開始▽

圧力容器復旧・機能検査等

圧力容器開放圧力容器開放

全燃料装荷

全燃料取出

原
子
炉
関連
設
備

全燃料取出
以降の工程は未定
炉内構造物予防保全対策（シュラウドサポート等）

定期検査中に行う東北地方太平洋沖地震に伴う工事

５月２１日 定期検査開始▽ターニング以降の工程は未定

ー

タビン
関連
設
備

低圧タービン（Ａ),(Ｃ)開放点検、動翼点検及び高圧タービン、低圧タービン（Ｂ）開放点検、動翼点検

オイルフラッシング計画

実績

添付資料－２

タービン発電機中間軸受台の状況

タービン発電機概略図

中間軸受台

中間軸受台（拡大図）(高圧タービン側)

基礎グラウト(※)部割れ(低圧タービン側)

軸受箱底部位置ずれ（10 本中３本緩み）※ 基礎グラウト：基礎部を平坦にするために充填材を施した部分。

蒸気乾燥器の点検状況
蒸気乾燥器吊り上げ冶具

蒸気乾燥器

③④②

①

② 位置（３２０°）

原子炉格納容器原子炉圧力容器→ 蒸気

指示模様（９箇所）

水③ 位置（０４０°）○ 印：今回確認した指示模様①位置（２２０°）
吊り上げよう部品

指示模様（７箇所）④ 位置（１４０°）

矢印の部分に、約４８ｍｍのひび
指示模様は、今回新たに確認した１箇所を含み５箇所（７月１３日お知らせ済み）
指示模様（１０箇所）

添付資料－３

蒸気乾燥器
大きさ ：直径 約６ｍ
高さ 約５ｍ
重さ：約３４ｔ