シャッター・シャッター関連 商品
納まり参考図単位 : mm

241 25以上

236 260以上

100以上
メンテスペース

三和の高速シートシャッター80

メンテナンススペース

42.5
取付面

クイックセーバーS13

F. L

4001190

障害物検知用
光電センサ

F. L

80

Ⓦ80

様34 4680

耐風圧性能
作

電動式（開閉スイッチによる操作/スロースター
ト＆ストップ）
電源 単相200V■使 用 可 能 頻 度■ 設計耐用年数回数

開閉機 DCブラシレスモーター定格出力0.4kW
1時間あたり60回開閉7年・50万回（消耗部品は3年・20万回、年数・回数

耐風圧性（全閉時）：シートが全閉している時の耐風圧性。
動作可能風圧：クイックセーバーの運転可能な最大風圧。
●風圧や内部・外部の圧力差が低い場合でも、シートにたわみが発生します。
コンベアなどと連動して設置する場合には、装置などにあたらないように、たわみ量に注意してください。
※グラフは計算値であり、保証値ではありません。のどちらか早い方）
ただし、不燃シートは12万回。

800

80

その他一部電装品などは除く■レ ー ル 材 質■使 用 条 件

スチール、ステンレス
内部専用
周囲温度 −10〜+40℃
周囲湿度 RH85％以下
環境条件 沿 岸 部、化 学 工 場 な ど の 腐 食 性 環 境■消耗部品■開 閉 ス ピ ー ド

および結露、凍結が発生する環境を除く
シート（シート本体、吊り元材、ウエイト）、ガイドレール、リペアリングガイド
開放2.0m/秒

70
耐風圧性〔Pa〕
・動作可能風圧〔Pa〕●上記年数・回数は保証値ではありません。

60

600

50

耐風圧 F
風速換算値

400

4030

たわみ量δ

200

20
動作可能風圧 H2.3m

010

たわみ量〔cm〕
・風速換算値〔m/秒〕■操85Ⓦ

動作可能風圧 H3m

1

閉鎖0.8m/秒（H>2.8m）、0.5m/秒（H≦2.8m）
ご注意：当商品を使用しない時は、シートを開放しておいてください。
突風でシートが外れるなどのおそれがあります。

2W〔m〕

3
耐風圧性［全閉時］
風速換算値［全閉時］
動作可能風圧たわみ量［62Pa（風速10m/秒）時］
シート

たわみ量

■品質向上を目的に予告なく仕様を変更する場合があります。
■印刷物と実物では色が多少ちがいますのでご了承ください。

●お問い合わせは

http://www.sanwa-ss.co.jp/

このカタログは環境に配慮した再生紙を使用しています。

印刷2013年3月 改訂2013年3月（S-124）
B3C10（CD/ID）
12.06︵内部専用︶

仕42.5

42.5

85

〈レール部詳細図〉

開口幅 3m までの小間口対応商品

障害物検知用
光電センサⒽ

操作スイッチ食品・医薬品工場、精密機械 工場などの通用口に !
が ト！
ースパク
ケ ン
コ△

「制御盤」
「操作スイッチ」
内蔵△△

従来は別置きだった制御盤をケースに、操作スイッチをレールに内蔵しました。
別置きの制御盤も配線もなくなり、スッキリとした納まりが可能です。

△

ケース＆レール表示LED

当社SR-Nよりも、ケースとレールがコンパクトになりました。
●SR-N

●S13

正面

側面

128

正面

236375360（注）説明のため、全色ランプをつけています。通常とは異なります。

235

側面

ケース内蔵の制御盤

動 作 状 況はランプ でお 知らせします。
（下からは、右写真のように見えます）

レール内蔵の操作スイッチ

10085

従来の制御盤

障害物検知装置内蔵

80

従来はレールの外についていた障害物検知装置をレールに内蔵し、フラットなレールを実現しました。

ステンレス製レール＆ケース〈障害物検知装置〉
光電センサの光線が障害物によって遮られた場合は下降中のシートが自動的に停止または停止後反転上昇する仕組みで安全性を高めています。

オプション

従来の検知装置

サビにくく日常的な汚れなら水洗いで簡単に落とせるステンレス製のレールとケースをご用意しています。

勾配ケース

レール内蔵の検知装置

オプ
ション

上部に勾配を設けて、ほこりが溜まりにくく掃除も容易にしたケースです。ステンレ
ス製とスチール製の両タイプがあります
のでレールと合わせてお選びください。

非常時脱出
非常時はシートの下端を持ち上げるだけでシートが外れて脱出可能なため、緊急時にも安心です。

多軸エリアセンサ

オプ
ション

障害物検知装置にあらたに多軸エリアセンサが仲間入り。約5cm間隔で発せられた光線が、より広いエリアの障害物を検知し、安全性をUPします。
［光線範囲］Ⓗ2100mm以上：高さ1820mmまでⒽ2100mm未満：高さ715mmまで

高気密気 密 性 はA-3等 級 ※ 相 当。高 気 密 の た め、※JIS A 4702による等級

圧力差
［Pa］
1050100
社内試験データによる通気量q［㎥/h/㎡］
正圧
負圧
7.87.920.7
16.731.025.3

開口幅3mまでの小間口におすすめ。
内部専用となります。

2.0

1.00

オプ
ション

停電が発生した際に盤面の押ボタンを押すことで電気を供給し、シートを開放することができる装置です。

3.0

開口高H︵m︶ホ コ リ な ど の 流 入 を 防 い で 清 潔 な う え、熱の損失も少なく、省エネに繋がります。

バックアップ電源装置

設計範囲

1.0
2.0
開口幅W（m）

3.0（ご注意）
・本装置は無停電電源装置（UPS）
ではありません。また、消防法施行則第5条の 2「避難上、または消防活動上、有効な開口部を有しない階の開口部」に設置する蓄電池設備としては、認定を取得していないため使用できません。
・水圧開放装置は接続できません。
・蓄電池の寿命は約4年ですので、4年に1度は電池交換（有償）をしてください。蓄電池の寿命4年を保証するものではありません。
・蓄電池は当社指定の専用電池を使用してください。
・周囲温度0℃以上の環境下に設置してください。
写真はイメージです。

豊富なオプションで仕様に！

もちろん従来モデルと同様の機能も備えています。
ブレークアウェイ＆自動復帰

お客様別＜おすすめの組み合わせ＞

万一の衝突時にはレールからシートが外れて衝撃を吸収し、衝撃を最小限に抑える「ブレークアウェイ機能」。外れたシートは上限まで1度巻き上げるだけで自動的にレールの軌道に戻る「自動復帰機能」もついています。

高速開放

食品工場・薬品工場なら勾配ケース
ステンレスケースステンレスレール
防虫半透明シート（防虫レッド）開放速度は2.0m/ 秒。
開閉時の通気量を抑え、省エネが実現されるとともに、待ち時間が少なくなることで作業の効率化もUPします。

インターロック運転可能
複数のクイックセーバーの制御盤を連携させ、どこかが少しでも開いているときには他を閉鎖状態にして、必ずいずれかのクイックセーバーが閉まっている状態にする「インターロック運転」も可能です。

外 気
屋外

屋内

シートの種類●印刷物と実物では色が多少ちがいますのでご了承ください。

ポリプロピレン製シート

精密工場ならリサイクルが可能で燃焼時にもダイオキシンが出ません。帯電防止加工を施し静電気が発生しにくく、ほこりの付着を抑えます。
■ボトム・端部シート

勾配ケース

ポリプロピレン製シート■防虫半透明シート
防虫効果があります。

●ディープオレンジ●ブラック〈仕様〉●ecotex1200・黒●防炎認定 CO 0050032※ディープオレンジの場合のみ●防虫レッド●防虫オレンジ

基布素材 / ポリエステル
表面素材 / 軟質塩化ビニール
防 火 性 / 防炎認定N-0845
E-9-42977、E-⑱-43987※オプションで抗菌仕様があります。
※抗菌仕様はエコマークの対象外です。

基布素材 / ポリエステル
表面素材 / 軟質塩化ビニール
防 火 性 / 防炎認定N-0845
E-9-42977、E-⑱-43987※オプションで抗菌仕様があります。
※抗菌仕様はエコマークの対象外です。

■透明シート■不燃シート

採光性の高いスタンダードタイプです。

ガラス繊維の基布に塩ビ樹脂加工して耐久性を高めたシートで、3色を揃えました。（ボトム部分は、本体の不燃シートと同色になります）●透 明●アイボリー●フォレストグリーン●グレー

基布素材 / ポリエステル
表面素材 / 軟質塩化ビニール
防 火 性 / 防炎認定N-0845
E-9-42977、E-⑱-43987※オプションで抗菌仕様があります。
※抗菌仕様はエコマークの対象外です。

基布素材 / ガラス繊維
表面素材 / 軟質塩化ビニール
防 火 性 / 不燃認定MN-0507

基布素材 / ガラス繊維
表面素材 / 軟質塩化ビニール
防 火 性 / 不燃認定MN-0507

基布素材 / ガラス繊維
表面素材 / 軟質塩化ビニール
防 火 性 / 不燃認定MN-0507■オレンジシート■ボトムシート■窓シート（オプション）

目隠し効果のある不透明タイプです。

ボトム部分は目に付きやすい黄色のシートです。

光を取り込むことで内部を明るく保つとともに、見通しが良くなるので安全性も高まります。

バックアップ
電源装置

●オレンジ

●イエロー

多軸エリアセンサ

基布素材 / ポリエステル
表面素材 / 軟質塩化ビニール
防 火 性 / 防炎認定N-0845
E-9-42977、E-⑱-43987

ウルトラマックスU-11・イエロー
防炎認定 F-05043
または Eターボセット・イエロー
防炎認定 F-56011※オプションで抗菌仕様があります。
※抗菌仕様はエコマークの対象外です。

運用を求めるなら窓シート※不燃シートには明り窓は付けられません。
※抗菌仕様の明り窓はありません。

●透明窓シート（透明シート用）

ワイド窓●防虫窓シート（ポリプロピレン製シート/防虫半透明シート/オレンジシート用）