平成２５年度 第２回技術研修会

メガソーラーの構築方法と吉野ヶ里メガソーラー発電所の施工
２０１３年 ９月４日
株式会社ＮＴＴファシリティーズ
ソーラープロジェクト本部 太陽光発電事業室

佐藤 健介

Copyright 2013 NTT FACILITIE S,INC. All Right s Reserved.

0目次

１．太陽光発電を取り巻く状況〜固定価格買取制度による市場変化〜

２．太陽光発電システムとは〜太陽光発電システムの基礎〜

３．メガソーラーの構築〜構築フローと注意すべき事項〜

４．吉野ヶ里メガソーラー発電所の構築〜事業・設備の特徴と施工について〜

Copyright 2013 NTT FACILITIE S,INC. All Right s Reserved.

1１．太陽光発電を取り巻く状況〜固定価格買取制度による市場変化〜

Copyright 2013 NTT FACILITIE S,INC. All Right s Reserved.

2

１‐１．固定価格買取制度導入の背景
ドイツで発足メリット／
デメリットを検証

ヨーロッパ〜アジア

日本型ＦＩＴ
エネルギー
セキュリティ

国内経済
発展

地球環境
保護

平 成 ２３ 年 ８月 ２６日
国会で法案成立
平 成 ２４ 年 ７月 １日
固定価格買取制度 発足
Copyright 2013 NTT FACILITIE S,INC. All Right s Reserved.

3１-２．固定価格買取制度 （制度概要）
太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスによって発電した電力を、電気事業者に一定の期間・価格で買い取ることを義務づけるとともに、買い取る
費用を消費者がそれぞれ使用量に応じて、「賦課金」という形で電気料金の一部として負担する制度。

出典：政府広報オンラインＨＰ
Copyright 2013 NTT FACILITIE S,INC. All Right s Reserved.

4１-３．固定価格買取制度 法案概要
条項

内容（概略）

法案の目的
（第１条）

我が国の国際競争力の強化及び我が国産業の振興、地域の活性化その他国民経済の健全な発展に寄与することを目的

施行期日（附則第１条）２０１２年７月１日から施行利潤に対する
特別の配慮（附則第７条）施行日から起算して３年間に限り、特定供給者が受けるべき利潤に特に配慮

対象 ： 太陽光・風力・小水力・バイオマス・・・
Copyright 2013 NTT FACILITIE S,INC. All Right s Reserved.

5１-４．固定価格買取制度 制度内容
価格・期間決定時期◆適用規模：出力10ｋＷ以上◆買取価格：３６円/kWh（消費税抜、平成２５年度価格） ※平成２４年度は４０円/kWh◆買取期間：２０年◆買取価格の確定条件
接続検討申込（本検討）受理日か設備認定完了日のいずれか遅い日の価格・期間が適用
期間の起算点は、特定契約に基づく電気の供給が開始された時点を適用▼価格適用計画策定 接続検討 設備認定 接続検討
・場所選定 ・電力会社への ・設備の確定
受理
・設備選定
連系協議
・経産大臣認定
設備認定
完了

着工

▼期間適用
竣工

事業開始

・設備発注 ・設備完成 ・電気事業者への・土地賃貸借電気の供給が開始

Copyright 2013 NTT FACILITIE S,INC. All Right s Reserved.

6１‐５．固定価格買取制度によるビジネスの変化
従来のビジネス
従来のビジネス

固定価格買取制度下のビジネス
固定価格買取制度下のビジネス

ｋＷをいかに安くするか

ｋＷｈをいかに稼ぐか⇒経済産業省補助 （1/3 or 1/2）

⇒発電単価に対する補助○ 初期投資○ 初期投資・総事業費全額負担

・補助金により、構築費の 2/3 or 1/2（補助対象外経費は除く）○ 発電量
・環境貢献、ＣＳＲ活動等に活用○ 発電量
・できるだけ稼ぐことが求められる⇒ 設備利用率、システム効率の向上○ システム・太陽光発電はメンテナンスフリーではない⇒ 適正なメンテナンスが必要

イニシャルコストからランニングコストの時代へ
Copyright 2013 NTT FACILITIE S,INC. All Right s Reserved.

7

３-③ 太陽光発電を取り巻く環境 （国内の市場予測）
１‐６．固定価格買取制度による市場推移①
固定価格買取制度の適用以降、設備認定は段階的に増加。
２０１３年２月末時点で、メガソーラーの設備認定は約６．４ＧＷ、全体の５２％（容量ベース）を占める。
◇メガソーラーの設備認定状況（2013年2月末時点）
2,500

7,000

10kW未満6,000

1,246,000kW（283,332件）

6,436,915kW（1,755件）

10kW以上
1MW未満
4,575,239kW（99,303件）

認定件数 [件]

1MW以上

2,000
5,000
1,500

4,000

1,000

3,000
2,000

500

認定件数
認定出力

0

認定出力[MW]◇設備認定状況（2013年2月末時点）

1,000
0

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
2012年度
経済産業省公報数値より作成

Copyright 2013 NTT FACILITIE S,INC. All Right s Reserved.

8１‐７．固定価格買取制度による市場推移②◇太陽電池モジュールの国内出荷用途別内訳

非住宅用の太陽電池モジュールの出荷量が増大

出典：太陽光発電協会（ＪＰＥＡ）のＨＰより
Copyright 2013 NTT FACILITIE S,INC. All Right s Reserved.

9２．太陽光発電システムとは〜太陽光発電システムの基礎〜

Copyright 2013 NTT FACILITIE S,INC. All Right s Reserved.

10２-１．太陽光発電システムの基本構成＜太陽電池セル＞＜太陽電池モジュール＞

太陽電池セル＋−
太陽電池モジュール構成イメージ

1〜2m程度＜ＰＣＳ（ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ）＞

時間

電力

電力

＜太陽電池アレイ＞

直流

交流

電力系統︵負荷︶

10cm程度時間■ 太陽電池アレイ
太陽電池モジュールを直並列に接続したもの。
■ 集電箱
複数の太陽電池モジュールを接続するもの。
■ ＰＣＳ（パワーコンディショナ）太陽電池により発電された直流電力を入力し、安定した交流電力に変換した出力を商用電源に連系して供給する交流電源装置。
Copyright 2013 NTT FACILITIE S,INC. All Right s Reserved.

11２-２．太陽光発電システムの用途別構成
住宅用太陽光発電システム

公共･産業用太陽光発電システム：電力会社の電線とつながっている：電力会社の電線とつながっている

太陽電池アレイ

分岐盤

負荷設備

接続箱

商用

〜
出典：太陽光発電協会 HP

受電盤

パワーコン
ディショナ

蓄電池
（オプション）

独立型太陽光発電システム ：電力会社の電線に繋がっていない〔無線基地局〕
Copyright 2013 NTT FACILITIE S,INC. All Right s Reserved.

12２-３．メガソーラーシステムの構成

Copyright 2013 NTT FACILITIE S,INC. All Right s Reserved.

13

２-４ 太陽電池① 種類

結晶系
シリコン
薄膜シリコン

太陽電池

化合物半導体 単結晶
多結晶

研究開発レベル

単結晶
多結晶
HIT
リボン
球状
アモルファスアモルファス

タンデム型
GaAs系
CI(G)S
CdTe

有機半導体
色素増感

各々 特徴がある

写真出典：http://app2.infoc.nedo.go.jp/kaisetsu/neg/neg01/index.html
Copyright 2013 NTT FACILITIE S,INC. All Right s Reserved.

14

２-５ 太陽電池② 分光感度
1.20E+00

1500

1.00E+00

1000
6.00E-01
4.00E-01500

2.00E-01

結晶Si
アモルファスSi

0.00E+00

微結晶Si

31
0
36
0
41
0
46
0
51
0
56
0
61
0
66
0
71
0
76
0
81
0
86
0
91
0
96
0
10
10
10
60
11
10
11
60
12
10
12
60

相対分光感度8.00E-01

分光放射分布[W/m2μm]

基準太陽光-2.00E-01

CIS

波長（nm）
紫外線

可視光線

赤外線

Copyright 2013 NTT FACILITIE S,INC. All Right s Reserved.

15

２-６ ＰＣＳ① 基本構成
太陽電池からの電力を効率よく安全に負荷や系統へ供給する装置
パワコンの機能
自動運転停止機能、最大電力追従機能、自動電圧調整機能
直流検出機能、直流地絡検出機能（トランスレスのみ）
系統連系保護装置・機能
過電圧継電器（OVR）、不足電圧継電器（UVR）
周波数上昇継電器（OFR）、周波数低下継電器（UFR)
単独運転防止機能（受動的方式、能動的方式）
パワーコンディショナ

太陽電池
アレイ

パワーコンディショナ

インバータ
電力変換部

絶縁変圧器

制御装置

太陽電池
アレイ

昇圧部

電力変換部

・制御装置
・保護機能
・連系保護機能

保護装置
連系保護装置

絶縁トランス方式

制御装置

トランスレス方式
Copyright 2013 NTT FACILITIE S,INC. All Right s Reserved.

16

２-７ ＰＣＳ② 最大電力追従（ＭＰＰＴ）制御

最大電力点

発電量を改善するため

出力電力（W）

日射量・温度により最大電力点が推移
高温時

低日射時

最大電力追従（MPPT）制御
出力電圧（V）
太陽電池出力電圧−電力特性

Copyright 2013 NTT FACILITIE S,INC. All Right s Reserved.

17２-８．設置種別① 地上設置
地上設置タイプ・世界的にもメガソーラー級は地上設置が多い・造成工事が伴う場合、コスト負担増
・環境への配慮、経済性を考慮したデザインが必要
ソーラーガーデン姫神（岩手県）

Ｆ尾道太陽光発電所（広島県）

Ｆ小幡太陽光発電所（茨城県）

Ｆ佐倉太陽光発電所（千葉県）

Copyright 2013 NTT FACILITIE S,INC. All Right s Reserved.

18

２-９．設置種別② 建物設置（金属屋根）
金属屋根タイプ（工場、倉庫など）
・重式、ハゼ式への取付工法は各メーカにより様々

屋根タイプによって、取付方法は様々なものがある。
・嵌合式、立ハゼへの適切な取付工法は要検討※ 建物の強度計算も必要！

Copyright 2013 NTT FACILITIE S,INC. All Right s Reserved.

19

２-１０．設置種別③ 建物設置（陸屋根）
陸屋根タイプ（工場、倉庫など）
・屋上仕上げ、屋上防水を考慮した架台基礎形状
・将来の屋上防水改修への配慮

Ｚ※ 建物の強度計算も必要！

Copyright 2013 NTT FACILITIE S,INC. All Right s Reserved.

20

３．メガソーラーの構築〜構築フローと注意すべき事項〜

Copyright 2013 NTT FACILITIE S,INC. All Right s Reserved.

21

３-１．メガソーラーとは？
メガソーラーとは・・
容量が１ＭＷ（＝１,０００ｋＷ）以上 の太陽光発電システム
１ＭＷ太陽光発電システムの規模感■家庭用太陽光の約２５０倍※一般家庭の太陽光発電システムは３〜５ＫＷのため、ここでは４ｋＷと想定■使用する土地の面積は１〜２ha■太陽電池パネルの枚数は約４,０００枚※２５０Ｗ／１枚

Copyright 2013 NTT FACILITIE S,INC. All Right s Reserved.

22

３-２．スケジュール例（２ＭＷ規模、地上設置型）
経過月数
全体

１

２

３

４

５

６

７

８

９

計画策定
実施準備
計画策定
実施準備
企画
企画 調査、基本設計、事業性評価
調査、基本設計、事業性評価 実施設計、機器手配、各種届出実施設計、機器手配、各種届出
基本設計
基本設計
（調査等含）（調査等含）

設計

１０

１１

工事
工事

１２

１３

運用
運用
竣工・運用開始

実施設計
実施設計（施工図作成）（施工図作成）
機器調達
機器調達
土木・建築工事
土木・建築工事

工事

電気工事
電気工事

電力会社
電力会社
事前相談
事前相談

電力会社
電力会社
接続検討（事前検討）
接続検討（事前検討）

申請など（電力会社・
行政）

電力会社
電力会社
連系協議（本検討）
連系協議（本検討）

電力会社工事
電力会社工事

買取価格適用、接続容量の確保

系統連系

電力工事負担金の概算額提示
設備認定
設備認定 各種行政確認・申請
各種行政確認・申請

検査
検査

（経産局）
（経産局）

※九州電力では、本検討申込と設備認定取得が終了した時点で、買取価格が決定
Copyright 2013 NTT FACILITIE S,INC. All Right s Reserved.

23

３-３．事業性評価指標について
固定価格買取制度における買取価格の決定条件

■

建設費

運転維持費
ＩＲＲ
■ 調達期間■ 劣化の取扱い■■

・・・２８．０万円／ｋＷを採用（ ２８．０万円／ｋＷ + 土地造成費）
・・・ １年あたり、１０千円／ｋＷ・・・ 税引前６％
・・・ ２０年 （法定耐用年数１７年より長い）・・・ 劣化率を全く考慮していない

Copyright 2013 NTT FACILITIE S,INC. All Right s Reserved.

24

３-４．事業性評価の指標■

ＩＲＲ（Internal Rate of Return）とは・・・
日本語では内部収益率といった言い方をする。
現在価値[ＮＰＶ]（Net Present Value）をゼロとする割引率を指す。
ＩＲＲは借入金利水準等と比較され、ＩＲＲが借入金利水準等より低い場合、プロジェクトの収益性に問題があると判断される。
※ ＮＰＶ：プロジェクトから生み出されるネット・キャッシュ・フロー（元利返済前）の割引現在価値から投下資本の現在価値を差し引いたもの■

ＩＲＲの種類・プロジェクトＩＲＲ：設備投資額と償却前利払前当期損益の現在価値の合計とが等しくなるような割引率。
・エクイティＩＲＲ ：資本金と元利金返済後の当期損益の現在価値の合計とが等しくなるような割引率。
（スポンサーＩＲＲとも呼ばれ、スポンサーの採算性を計るための指標）
Copyright 2013 NTT FACILITIE S,INC. All Right s Reserved.

25

３-５．システム設計における検討すべき事項■設置角度の考え方
・パネル１枚当たりの発電量を考えた理想：
東京約３０度、九州約２０度■配置・離隔距離・道路幅（保守通路）
・太陽電池間の距離（影の考え方 冬至９〜１５時）
・最適システム設計（省配線・雷対策・・・）■太陽電池容量とＰＣＳ台数の比率
・事業性追求 ⇔ エネルギーの有効利用
発電量を大きく、コストを小さく→「事業性を高く」
Copyright 2013 NTT FACILITIE S,INC. All Right s Reserved.

26

３-６．傾斜角度による発電量の違い（実例）
一般的な最適傾斜角30°の発電量を基準として、

15°及び45°の発電量を比較評価

発電比率[％]＝（15°ｏｒ 45°月積算発電量）÷（30°月積算発電量）×100［%］ １５°優位期間

４５°優位期間

115
110
105
100
95
90

単結晶 45°85

単結晶 15°80

多結晶 45°5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月
2008年

2009年

多結晶 15°■ 年間発電量の比較 （2008年5月〜2009年4月）
単結晶

多結晶

年間発電量（kWh/年)

30度との比較

年間発電量（kWh/年)

30度との比較

10kW 15度

13,953.9-5.58％

13,918.5-4.73％

10kW 30度

14,778.8

10kW 45度

14,212.3

14,610.3-3.83％

14,186.0-2.90％

Copyright 2013 NTT FACILITIE S,INC. All Right s Reserved.

27

３-７．太陽電池容量に対するＰＣＳ容量
太陽電池容量に対しPCS容量を小さくすることで、事業性を向上させることが可能【基本的考え方】

STEP-PVのよる出力帯別出現回数

事業性向上のためには、PCS
容量の最適化が必要
回数

東京／PCS端／10ＭＷ（500kW×20system）

PCS容量低下＝コスト低減
PCS
容量低下＝コスト低減

６MW以下 ８MW以下 １０MW以下

ＶＳ
PCS容量低下＝発電量低下
PCS
容量低下＝発電量低下（出力抑制等）
STEP-PVによる出力帯別発電量【注意すべき事項】

・気象条件の変化（気象条件による最適容量の変化）

・PCSの不安定動作

発電量（kWh）

・シミュレーションの正確性

東京／PCS端／10ＭＷ（500kW×20system）

・トータルでの事業性⇔エネルギーの有効利用
出力帯（kW）
Copyright 2013 NTT FACILITIE S,INC. All Right s Reserved.

３-８．太陽電池選定において検討すべき事項■太陽電池の発電量の違い
・ｋＷで購入・温度２５度/エアマス１．５⇒ 実際はｋＷｈ⇒ 実際は０〜４０度/春・夏・秋・冬■メーカ選定のポイント・コスト（イニシャル、運送）
・面積あたりの効率
・品質レベル・出力保証 １０年１０％ ２５年２０％太陽電池種類の特徴を理解

Copyright 2013 NTT FACILITIE S,INC. All Right s Reserved.

29

３-９．ＰＣＳの選定において検討すべき事項
■装置容量
・１０ｋＷ

１００ｋＷ

コスト高
故障発見
停止リスク小

２５０ｋＷ

５００ｋＷ

１０００ｋＷ
コスト安■メーカ選定のポイント・コスト（イニシャル、定期メンテナンス、予備品）
・品質レベル（効率・制御）
・太陽電池との組み合わせ（電圧調整）
・故障時の対応（部品交換など）
・系統変動抑制機能

Copyright 2013 NTT FACILITIE S,INC. All Right s Reserved.

30

３-１０．基礎方式の種類
・架台の基礎形式の特徴→大きく分けて、「鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎」と「杭基礎」の２種類

風荷重

羽

【杭基礎】
・風荷重に対して羽で抵抗する。
・建設時の排出残土、撤去時の産業廃棄物を削減

風荷重【鉄筋コンクリート基礎】
・風荷重に対して重量で抵抗する。
・剛性があるため、軟弱地盤に対して強い
Copyright 2013 NTT FACILITIE S,INC. All Right s Reserved.

31

３-１１．基礎・架台の種類例

Copyright 2013 NTT FACILITIE S,INC. All Right s Reserved.

32

４．吉野ヶ里メガソーラー発電所「てるてるの森」〜事業・設備の特徴と施工について〜

Copyright 2013 NTT FACILITIE S,INC. All Right s Reserved.

33

４-１．事業コンセプト

再生可能エネルギー普及と地域発展のシンボル
Ⅰ 吉野ヶ里地域との共生

吉野ヶ里ブランドを守り・高めるとともに、県民・市民に愛される施設としていきます。

Ⅱ 新しい産業振興の促進

地元企業との共同事業とし、新分野進出に向けた産業支援を担います。

Ⅲ 次世代エネルギー技術の起点

地元機関とともに、次世代エネルギー技術発展に寄与する知的基盤を整備します。

Copyright 2013 NTT FACILITIE S,INC. All Right s Reserved.

34

４-２．実施体制
ＮＴＴグループと佐賀県内企業の連携

Copyright 2013 NTT FACILITIE S,INC. All Right s Reserved.

35

４-３．位置
佐賀県神埼市神埼町大字志波屋８１３番地
吉野ヶ里
メガソーラー発電所

Copyright 2013 NTT FACILITIE S,INC. All Right s Reserved.

36

４-４．全体写真

太陽電池容量ＰＣＳ容量想定年間発電量
敷地面積：１２,０７７ kW：１１,１１０ kW：１２,８５０ MWh：約１６haCopyright 2013 NTT FACILITIE S,INC. All Right s Reserved.

37

４-５．設備の特徴① 架台・基礎
景観・埋蔵文化財に配慮したパネル設置■土地への影響を最小化する置き基礎■景観保護のため、パネル設置高さを低く設定
太陽電池アレイ イメージ

1.3m

Copyright 2013 NTT FACILITIE S,INC. All Right s Reserved.

38

４-６．設備の特徴② ライフスポット・発電診断
ライフスポット電源としての活用■停電時にてるてるの森情報館、ＥＶ充電器に電力を供給可能

発電量を最大化する発電診断システム■ＮＴＴファシリティーズの独自の発電診断技術で、気づきにくい不具合を発見

Copyright 2013 NTT FACILITIE S,INC. All Right s Reserved.

39

４-７．設備の特徴③ 見学者対応設備
見晴らしの丘てるてるの森情報館■吉野ヶ里歴史公園に近い展望台■環境教室等を行う情報発信施設

てるてるの山■太陽光発電所全体を見渡せる展望台

未来の道■発電所内を車で通り抜けられる６００ｍの道路
Copyright 2013 NTT FACILITIE S,INC. All Right s Reserved.

40

４-８．設備全体 平面図

特高変電設備てるてるの山てるてるの森情報館

Ｐ

ＰＣＳ・サブ変電設備

見晴らしの丘未来の道

Copyright 2013 NTT FACILITIE S,INC. All Right s Reserved.

41

４-９．設備全体 システム図
屋外キュービクル

高圧変圧器 500ｋW
LBS

接続箱

PCS
[500kW]

接続箱

PCS[500kW]

LBS

PCS[500kW]

LBS

接続箱

接続箱

PCS
[500kW]

LBS

接続箱

PCS
[500kW]

LBS

高圧送電盤

特高受電盤

特高変圧器盤

VCB
商用系統

特高変圧器

2.5ＭＷ
（①工区）

切替盤
接続箱

12000kVA
6.6kV/22kV

12000kVA
22kV/66kV

66ｋV
3Φ3W
60Hz

VCB

高圧変圧器 150ｋW
LBS

PCS自立付[100kW]
3Φ3W 202V

VCB

DTS（手動）22kV送電線約5km

見学者施設電灯
1Φ3W 210-105V
見学者施設動力

自立回路（手動切替）（通常・停電）

EV充電器
EV充電器
接続箱
蓄電池
見学者施設照明・コンセント
蓄電池対応回路見学者施設照明・コンセント
蓄電池対応回路

PCS自立
充電付[10kW]
3Φ3W 200V

自立回路（自動切替）（通常・停電）
1Φ3W 210-105V

1ＭＷシステムVCB

凡例： 特別高圧交流 （3Φ3W 66kV）

1ＭＷシステムVCB： 特別高圧交流 （3Φ3W 22kV）

1ＭＷシステムVCB： 高圧交流 （3Φ3W 6.6kV）

1ＭＷシステムVCB

1ＭＷシステムVCB

1ＭＷシステム

VCB

LBS ： 高圧交流負荷開閉器

1ＭＷシステム

VCB

PCS ： パワーコンディショナ

1.5ＭＷシステム

VCB： 低圧交流： 直流 （MAX 600V）
VCB ： 真空遮断器

ELCB ： 漏電遮断器

Copyright 2013 NTT FACILITIE S,INC. All Right s Reserved.

42

株式会社ＮＴＴファシリティーズの
太陽光発電への取り組み紹介

Copyright 2013 NTT FACILITIE S,INC. All Right s Reserved.

太陽光発電システムへの取り組みの歴史
1962年に公衆電話用として太陽電池を導入

半世紀にわたる実績
1962年

福岡県 小呂島（おろのしま）に
公衆電話用の自立電源として太陽電池を導入
当時世界最大級

1997年

NTT東日本研修センタ
LLPによる地域新エネ
LLP
による地域新エネ

2007年

佐久咲くひまわり、よさこいメガソーラー

555ｋ
555
ｋW
ＬＬＰ佐久咲くひまわり

ＬＬＰよさこいメガソーラー

1MW

1MW

大規模地上設置の先駆け

2007年

NEDO北杜実証研究※

1.84MW ※大規模電力供給用太陽光発電
系統安定化等実証研究

物流施設 日本初のメガ規模

2009年

プロロジスパーク 座間Ⅰ

1MW
Copyright 2013 NTT FACILITIE S,INC. All Right s Reserved.

太陽光発電システムの構築実績（2013年3月末現在）
新潟県・昭和シェル
新潟県・昭和シェル(10(10 新潟市・1MW）
新潟市・1MW）
雪国メガ、
石油積雪（1ｍ嵩上げ）・塩害対応

環境省「ＬＬＰ佐久咲くひまわり」
環境省「ＬＬＰ佐久咲くひまわり」(06〜08(06〜08 長野県佐久市・1MW）
長野県佐久市・1MW）

サントリー白州工場
サントリー白州工場(09(09 山梨県北杜市・0.5MW）
山梨県北杜市・0.5MW）
飲料工場、金属屋根への設置

産業技術総合研究所
産業技術総合研究所(03(03 茨城県つくば市・1MW）
茨城県つくば市・1MW）

地域活性化目的
H20環境大臣賞
長野県佐久市内17箇所

淡路市
淡路市
(10
(10 兵庫県淡路市・1MW）
兵庫県淡路市・1MW）
三洋電機との共同事業、塩害対応
Ｆ尾道太陽光発電所
Ｆ尾道太陽光発電所(12(12 広島県尾道市・1.5MW）
広島県尾道市・1.5MW）
当社発電事業

ﾒｶﾞｿｰﾗｰﾀｳﾝを住宅用(4kW）で構成駐車場・法面他

全国94ＭＷ（１，０６０箇所以上）

LIXIL
LIXIL 有明工場
有明工場
(10
(10 熊本県長洲町・3.8MW）
熊本県長洲町・3.8MW）
九州最大規模、塩害対応、アルミ架台
東京エレクトロン
東京エレクトロン 合志
合志(12(12 熊本県合志・1.3MW）
熊本県合志・1.3MW）
半導体製造装置工場、屋根設置

夏季電力不足への対応
自社工場屋上への設置
LIXIL
LIXIL 岩井工場
岩井工場
(10
(10 茨城県坂東市・3.8MW）
茨城県坂東市・3.8MW）
民間企業最大級、アルミ架台・杭基礎

Fソーラーリサーチパーク
Fソーラーリサーチパーク(11(11 山梨県北杜市・0.2MW）
山梨県北杜市・0.2MW）

環境省「ＬＬＰよさこいメガソーラー」
環境省「ＬＬＰよさこいメガソーラー」(06〜08(06〜08 高知県・1MW）
高知県・1MW）
四国初新エネルギーＬＬＰ、高知県内55箇所

F佐倉太陽光発電所
F佐倉太陽光発電所(12(12 千葉県佐倉市・2.0MW）
千葉県佐倉市・2.0MW）
当社発電事業
プロロジスパーク座間
プロロジスパーク座間（09（09 神奈川県座間市・1MW）
神奈川県座間市・1MW）
日本初物流メガ
日本物流大賞特別賞

ＮＥＤＯ実証研究
ＮＥＤＯ実証研究(06〜10(06〜10 山梨県北杜市・1.8MW）
山梨県北杜市・1.8MW）
日本初売電目的、27種類太陽電池、大容量PCS開発

東京エレクトロン山梨事業所
東京エレクトロン山梨事業所(11(11 山梨県韮崎市・2.0MW）
山梨県韮崎市・2.0MW）

自社太陽光実証サイト
モジュール・架台・設計技術検証
最終的には2MW級を計画

藤沢市ＳＮＤ
藤沢市ＳＮＤ(10(10 神奈川県藤沢市・1MW）
神奈川県藤沢市・1MW）
市内公立小・中全校54校に設置
災害ｼｽﾃﾑ、環境教育

Copyright 2013 NTT FACILITIE S,INC. All Right s Reserved.

NTTファシリティーズが発電事業に取組む意義◇自然エネルギー普及・拡大への貢献と新ビジネスの可能性◇地元自治体や土地所有者への貢献
自然エネルギー普及・拡大への貢献と新ビジネスの可能性・システム構築や実証実験等の経験で培った技術力や運用力、日本全国にある保守拠点、人的リソース等を活用して発電事業に取組むことにより、国が推進する自然エネルギー普及・拡大や社会全体の環境負荷低減に貢献する。
・自然エネルギー関連の市場は今後も拡大することが予想されており、将来、スマートグリッドやスマートコミュニティ等の新ビジネスにつながる大きな可能性がある。

地元自治体や土地所有者への貢献・事業性を的確に判断するとともに、リスクヘッジして取組むことにより、構築した発電設備を長期的に責任をもって維持・運用することで、ＮＴＴグループに期待していただいている地元
自治体や土地所有者の信頼に応える。

Copyright 2013 NTT FACILITIE S,INC. All Right s Reserved.

発電事業の取組状況
発電事業案件（平成２５年７月現在竣工及び着工済案件）
Ｆ尾道太陽光発電所（1.5MW）
Ｆ尾道太陽光発電所（1.5MW）竣工済

Ｆ小幡太陽光発電所（2.5MW）
Ｆ小幡太陽光発電所（2.5MW）竣工済

吉野ヶ里メガソーラー発電所（12MW）
吉野ヶ里メガソーラー発電所（12MW）

Ｆユートランド姫神太陽光発電所（1.8MW）
Ｆユートランド姫神太陽光発電所（1.8MW）竣工済

Ｆ宮の郷太陽光発電所（4.0MW）
Ｆ宮の郷太陽光発電所（4.0MW）
Ｆあさひ太陽光発電所（5.2MW）
Ｆあさひ太陽光発電所（5.2MW）
Ｆ佐倉太陽光発電所（2.0MW）
Ｆ佐倉太陽光発電所（2.0MW） 竣工済
Ｆ白州太陽光発電所（1.6MW）
Ｆ白州太陽光発電所（1.6MW）

竣工済

Ｆ神明太陽光発電所（1.0MW）
Ｆ神明太陽光発電所（1.0MW）
Ｆ琴海形上太陽光発電（1.9MW）
Ｆ琴海形上太陽光発電（1.9MW）

Ｆ小城太陽光発電所（1.3MW）
Ｆ小城太陽光発電所（1.3MW） 竣工済Ｆ廿日市太陽光発電所（2.2MW）Ｆ廿日市太陽光発電所（2.2MW）

Copyright 2013 NTT FACILITIE S,INC. All Right s Reserved.