非接触式 IC カードリーダー[NHJ-□U-W-□□□K]

工事説明書

非
触
接
ﾄ
ｶｰ
ﾞﾘ ｰ
ﾀﾞ
ｰ
この度は、ホーチキ製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品を安全に正しく設置、運用していただくため、工事前に必ず本書をお読みください。

非接触式 IC カードリーダー [NHJ-□U-W-□□□K]

工事説明書
目次
1

ご使用になる前に ....................................................................................................................................... 2
1.1

本製品を安全にお使いいただくために ........................................................................................................................... 22

概要 .................................................................................................................................................................. 33

特長 .................................................................................................................................................................. 3

4

各機種の違い ................................................................................................................................................ 35

工事上の注意 ................................................................................................................................................ 4
5.1

梱包内容 .................................................................................................................................................................................... 55.1.1

本製品 ............................................................................................................................................................................... 55.1.2

２個用ボックスカバー（別売品） .......................................................................................................................... 55.2

工事に必要な道具 ................................................................................................................................................................... 65.3

配線についての注意（距離、線種） ............................................................................................................................... 6

6

各種設定 ......................................................................................................................................................... 7
6.1

カバーの取り外し ................................................................................................................................................................... 7

6.2

ディップスイッチ（ＤＳＷ１）の設定 ........................................................................................................................... 77外線の接続 .................................................................................................................................................... 97.1

通信線・電源線の接続 .......................................................................................................................................................... 98装置の取り付け ........................................................................................................................................ 119

防滴パッキンの取り付け ...................................................................................................................... 1410システムへの登録 .................................................................................................................................... 15

11

使用カード ................................................................................................................................................. 15

12

カードフォーマット設定（ホーチキ標準以外のカードを使用する場合） ..................... 16

12.1

カードフォーマットの登録 ......................................................................................................................................... 16

12.2

カードフォーマットの初期化 ..................................................................................................................................... 1613

施工後の動作試験 .................................................................................................................................... 1814

その他 ........................................................................................................................................................... 18

15

付録 ............................................................................................................................................................... 19

1

工事方法
1

ご使用になる前に本装置を安全に施工していただくために、この工事説明書はいろいろな絵表示を行っています。絵表示の意味は
次のようになっています。内容をよくご理解いただいてから本文をお読みください。
この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が重傷や傷害を負うか、機能の一部に重警告 大な悪影響を及ぼすことが想定される場合を表しています。

注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が傷害を負うか、機能に悪影響を及ぼすことが想定される場合を表しています。
「禁止」を表しています。

「必ず行う」を表しています。

1.1

本製品を安全にお使いいただくために本製品を安全にお使いいただくために、以下の内容をよく読み、ご理解いただいた上でご使用ください。

警告
弊社指定の技術者以外は施工やメンテナンスを行わないでください。事故や故障の原因になります。

以下のような環境に設置（あるいは保管）しないでください。故障の原因になります。
・振動や衝撃を受ける場所

以下のような環境に設置する際は、必ず付属の防滴パッキンを使用してください。パッキンを使用しない場合は、所定の防滴性能が得られません。
・水、雨水がかかる可能性のある場所
・結露が予想される場所
・多湿の場所・腐食性ガスが発生する場所

弊社の入退室管理システム以外の用途に使用しないでください。事故や故障の原因となります。

本装置の使用温度範囲は-10℃～+50℃です。この温度範囲を超えるような環境には設置しないでください。機器の性能劣化や故障の原因になります。
本装置の分解・改造等は行わないでください。
事故や故障の原因となります。
強電界やノイズが発生する場所では、キー入力の取り込み不良が発生する場合があります。
カードリーダー側でもケーブルのシールド線を可能な限りアースに接続してください。
電力線等、ノイズ源となる電線からは本機器の配線を離して布設してください。
そのような症状が発生した場合は販売店にご相談ください。

2

2

概要

本装置は弊社製入退室管理システム id・Techno シリーズ用の非接触式 IC カードリーダーです。
磁気カードリーダーとは異なり、カードをカードリーダーに接近させるだけで入退室管理を行うことができます。

3
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

特長
ISO14443 TypeA（MIFARE）および、ISO18092 NFC TypeF（FeliCa）規格に準拠したカードを使用する非接触式 IC カードリーダーです。
1 台のカードリーダーで１２種類までのカードを認識する、マルチポーリング方式を採用しています。
カードの読み取りにより、電気錠解錠が可能です。
（※１）
キー操作とカードの読み取りにより、警戒の開始/解除が可能です。
（※２）
電波法上の許可あるいは申請を必要としません。
（※１）14 キー型はキー操作＋カード読み取りによる電気錠解錠にも対応（※２）2 キー/14 キー型カードリーダーのみ

4

各機種の違い使用できるカードは全機種共通で、FeliCa/MIFARE 方式のカードを使用することができます。
①[NHJ-□U-W-SW]⚫
白色外観のキーなし型カードリーダーです。
⚫
カード操作に対応しています。

②[NHJ-□U-W-SW2K]⚫
白色外観の 2 キー型カードリーダーです。
⚫
カード操作および警戒の開始/解除操作に対応しています。

③[NHJ-□U-W-SW14K]⚫
白色外観の 14 キー型カードリーダーです。
⚫
カード操作および警戒の開始/解除操作、暗証番号入力に対応しています。

④[NHJ-□U-W-BL]⚫
黒色外観のキーなし型カードリーダーです。
⚫
カード操作に対応しています。

⑤[NHJ-□U-W-BL2K]⚫
黒色外観の 2 キー型カードリーダーです。
⚫
カード操作および警戒の開始/解除操作に対応しています。

⑥[NHJ-□U-W-BL14K]⚫
黒色外観の 14 キー型カードリーダーです。
⚫
カード操作および警戒の開始/解除操作、暗証番号入力に対応しています。

3

5

工事上の注意

操作性を確保するため、装置の取り付け高さは床面から 1.2～1.5ｍ程度を推奨します。
工事の前に、以下の内容をよく読み、ご理解いただいた上で施工してください。

警告
本装置の前面（カード操作部）が金属などで覆われた場合、カードの読み取りができなくなります。また、周囲に金属がある場合、読み取り距離に影響が出る場合があります。
本装置の通信端子に電源を接続しないよう注意してください。内部回路が損傷し正常に作動しなくなります。
工事の際、本装置内部にキリ粉などの異物が入らないように注意してください。故障の原因になります。
本装置の防滴性能は、IP34(あらゆる方向からの飛沫水に対して保護)です。雨水が直接、激し
く降りかかる場所には設置できません。別途防水ボックス等に入れる等してください。
雨水がかかる可能性のある場所に設置する場合は、付属の防滴パッキンを使用してください。パッキンを使用しない場合は、所定の防滴性を得られません。
工事は必ず電源を切った状態で行ってください。
通電状態での工事は故障の原因となります。
カードリーダー側もシールド線を可能な限りアースに接続してください。
アースに接続しない場合、キー入力の取り込み不良が発生する恐れがあります。

注意
電磁ノイズの多い場所に設置しないでください。所定のカード読み取り性能が得られない場合があります。
カードリーダー同士を近接して設置する場合は、カードリーダーと設置個所の接触面同士を水平方向で 20cm、垂直方向で 10cm、裏方向で 10cm 以上離してください。所定のカード読み取り性能が得られない場合があります。

4

5.1

梱包内容

最初に梱包箱を開梱し、以下のものが入っていることを確認してください。

5.1.1

本製品

① 本体（※）② 取付コネクタ③ 取付板金④

防滴パッキン

↑ＵＰ

Card※カードリーダー本体の外観は機種により異なります。

5.1.2

２個用ボックスカバー（別売品）① カバー② 取付板金③ 取付ネジ×４

55.2

工事に必要な道具

施工用に、以下のものを準備します。

①

②

③

④

①
②

プラスドライバー
精密ドライバー（マイナス）

…
…

③
④

六角レンチ（1.5ｍｍ）
ニッパー

…
…

⑤
⑥

閉端接続子用圧着工具
各種線材

…
…

⑦

テスター

…

5.3

⑤

⑥

⑦

カードリーダーと制御盤との結線に使用します。
ディップスイッチの設定に使用します。
(樹脂製のドライバーをご使用ください。)
カードリーダーの本体開閉に使用します。
ノックアウトを開ける場合や、線の被覆を剥く場合に使用します。
取付コネクタと配線との結線に使用します。
カードリーダーと制御盤との結線に使用します。
線種など詳細については、下記をご確認ください。
電源電圧、接続線の導通テストを行う際に使用します。

配線についての注意（距離、線種）

各機器間の配線長および推奨する電線径は以下に記載の通りです。
推奨以外の電線を使用する場合は、各機器の消費電流から線路の電圧降下を計算し、電線径および線路長を決定してください。
■推奨する各機器間の線路長■
制御盤 – カードリーダー間の通信距離は最大 150m ですが、電源線はカードリーダーの消費電流と線路による電圧低下を考慮して線種および線路長を決定してください。
認証装置
NHJ-□U-W-SW
NHJ-□U-W-BL
NHJ-□U-W-SW2K
NHJ-□U-W-BL2K
NHJ-□U-W-SW14K
NHJ-□U-W-BL14K※※

接続台数 線路長 線路経
消費電流 備考
2台
150m φ0.9mm
120mA
電線はCPEV-S(ツイストペア銅シールドケーブル)
4台
150m φ0.9mm×2を使用する。
φ1.2mm×2の場合は、電源線に2組の電線を使用する。
6台
150m φ1.2mm×2100m φ0.9mm×290m
φ1.2mm50m
φ0.9mm
8台
150m φ1.2mm×290m
φ0.9mm×280m
φ1.2mm45m
φ0.9mm

線路長は渡り配線で各カードリーダーを接続した場合の台数です（本体から分岐配線した分は含まない）。
表以外のカードリーダーを使用する場合は、下記の計算式で線種および線路長を決定します。

10.8Ｖ≦13－

線路長[ｍ]ｘ２ｘ１km 当たりの抵抗値
1000ｘ

消費電流[ｍA]
1000

各線路に標準的な銅線を使用した時の 1km 当たりの抵抗値は以下の通りです。
1.2ｍｍ単線…
16 Ω/km0.9ｍｍ単線…
29 Ω/km0.65ｍｍ単線…
56 Ω/km

6

6

各種設定

6.1

カバーの取り外し

本体固定ねじをゆるめて下カバーと装置本体を分離します。
※通電中は本体分離時にタンパースイッチが作動し、タンパー障害（全 LED 赤点滅、ブザー鳴動）が発生します。

本体
２：本体を下から上へ
持ち上げる
xxxx

下カバー

１：本体固定ネジをゆるめる（六角レンチ使用）

6.2※※

ディップスイッチ（ＤＳＷ１）の設定
ディップスイッチの設定は、通電中でも変更が即座に有効になります。
下図はキーなし型の出荷時の設定を示します。
テンキー仕様
リーダーブザー
２キー使用

カードフォーマット
登録モード
アドレス

12 キー使用

ＯＮ
↑
↓
ＯＦＦ
⚫

アドレス
複数のカードリーダーを同一の制御盤に接続する場合は、カードリーダーのアドレス（識別番号）を本体内部のディップスイッチ（ＤＳＷ１）で設定します。
※ アドレスは１～８までで、全てＯＦＦの場合はアドレス８になります。
出荷時はアドレス１に設定してあります。

アドレス一覧
1
(9)

3
(11)

5
(13)

7
(15)

2
(10)

4
(12)

6
(14)

8
(16)

（）内は制御盤のカードリーダー系統2に接続した時のアドレス

7

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

フォーマット登録モード
フォーマット登録モード/通常モードの切り替えを行います。
通常は通常モードで使用します。
出荷時は「通常モード」に設定してあります。
※ カードフォーマット登録モードについては「12．カードフォーマット設定（ホーチキ標準以外のカードを使用する場合）」を参照してください。
DSW1
ビット番号

モード

ON/OFF4

通常モード
フォーマット登録モード

OFFＯＮ

テンキー仕様（14 キー型のみ）
ファンクションモード/暗証番号モードの切り替えを行います。
・ファンクションモードは、キー操作とカード読み取りの組み合わせにより制御盤に対してさまざまな操作を行うことができます。
・暗証番号モードは、電気錠操作を暗証番号によって行ったり、カード読み取りと暗証番号の組み合わせで行うことができます。
出荷時は、キーなし/２キー型⇒「ファンクションモード」、１４キー型⇒「暗証番号モード」に設定してあります。
※ キーなし/２キー型カードリーダーは、テンキー仕様を選択できませんので、OFF で使用してください。
DSW1
ビット番号

ファンクションモード

ディップスイッチ5

ファンクションモード
暗証番号モードOFFＯＮ

リーダーブザー
操作音（キー操作およびカード読み取り時）およびタンパーブザーの鳴動有無が設定できます。
出荷時は「ブザーON」に設定してあります。
※ 制御盤による鳴動制御等は設定によらず鳴動します。
DSW1
ビット番号

ブザー鳴動

ディップスイッチ

6

ブザーON
ブザーOFFOFFＯＮ

2 キー使用SET キーおよび RESET キーの使用有無が設定できます。
出荷時は、キーなし型⇒「使用しない」、２キー/14 キー型⇒「使用する」に設定してあります。
※ キーなし型カードリーダーは、SET キーおよび RESET キーを使用できませんので、OFF で使用して
ください。
DSW1
ビット番号

2 キー使用ディップスイッチ

7

使用しない
使用する

OFF
ＯＮ

12 キー使用
12 キー（0～9、*、#）の使用有無が設定できます。
出荷時は、キーなし/２キー型⇒「使用しない」、14 キー型⇒「使用する」に設定してあります。
※ キーなし/2 キー型カードリーダーは、12 キーを使用できませんので、OFF で使用してください。
DSW1
ビット番号

12 キー使用

ディップスイッチ

8

使用しない
使用する

OFF
ＯＮ

8

7

外線の接続

7.1

通信線・電源線の接続①

制御盤とカードリーダーの接続
カードリーダーの最大接続台数は、１系統につき８台までです。
制御盤とカードリーダーの接続は、渡り配線、分岐配線どちらでも可能です。
渡り配線

分岐配線
Card

制御盤

制御盤

Card

Card

Card
Card

②

通信線・電源線の接続
工事用ボックス内に引き込まれた外線（電源線、通信線）を次図のように本装置の端子に接続します。
※外線は本製品に付属の取付コネクタに接続して工事用ボックス内に引き入れてください。
（推奨ケーブル：ＣＰＥＶ-0.9Ｓ）

左から
TxH , TxL , PB , PA

茶

橙

赤

黒

制御盤

接続先

TxH

TxL

+12V

GND

他の
カードリーダー

TxH

TxL

PB(+)

PA(-)

通信線

電源線

警告
通信線接続端子に電源を接続しないよう注意してください。故障の原因となります。

注意
同一の接続線に複数のカードリーダーを接続する場合は、カードリーダー用電源の電源容量と配線による電圧降下に注意してください。
電源容量や電圧降下により、規定された入力電圧をカードリーダーに供給できない場合は、配線を２重にするか別電源を用意してカードリーダーに電源供給してください。
9カードリーダーを同一の接続線に３台以上接続する場合や、線路長が長い場合、電源線は線路の電圧降下を考慮してツイストペア線を下図のように２組使用して接続してください。
（「5.3．配線についての注意（距離、線種）」を参照）

GND(PA)

PA

12V(PB)

PB

制御盤

カードリーダーツイストペア線③

シールド線の処理
外線のシールド線は、制御盤側は FG 端子に接続し、端末側は近くのアースに可能な限り接地して下さい。
端末側の接地ができない場合は、強電界やノイズの影響でキー検出が誤動作する場合があります。
制御盤

アースに接続アースに接続ＦＧ 端子 に 接続
ＣＲ 通信端子 に 接続④

S E T RESETS E T RESET

1

2

3

1

2

3

4

5

6

4

5

6

7

8

9

7

8

9

＊

0

#

＊

0

#

渡り配線時の処理
渡り配線時は、閉端接続子などを使用して、渡り線（入線）、渡り線（出線）、本体接続線の 3 本をかしめて、
下図のように外線を処理してください。
PA

PB TxL TxHPA

PB TxL TxH

GND(PA)
12V(PB)
TxL
TxH

閉端接続子

［制御盤］
PA
(-)

PB TxL TxH(+)［カードリーダー］

PA(-)

PB TxL TxH(+)［カードリーダー］

渡り線（ 入線 ）

渡り線（ 出線 ）
本体 へ※カードリーダー側でもシールド線を可能な限りアースに接続してください

10

8

装置の取り付け①

本製品の下カバーおよび取付板金を取り付けます。
※取付板金は上下で形状が異なります。
取り付けの際、「↑UP」の刻印を上にして配置し、下カバー裏側のくぼみにはめ込んでください。
↑ＵＰ

通線口
（１箇所）

ボックス取付孔（各２箇所）

本製品下カバー

本製品取付板金（１）１個用ボックスに取り付ける場合
本製品の下カバーおよび取付板金を１個用ボックスの取付孔にネジで共締めしてください。
ボックスのノックアウトは必要に応じて、取り付けの前に開けておいてください。

取付孔
（２箇所）

１個用ボックス

完成図（２）２個用ボックスに取り付ける場合
２個用ボックスに取り付ける場合は、２個用ボックスカバー（別売品）を取り付けてから本製品を取り付けます。以下の手順で取り付けを行ってください。
ボックスのノックアウトは必要に応じて、取り付けの前に開けておいてください。
（２）－① ２個用ボックス取付板金の取り付け
２個用ボックス取付板金を２個用ボックスにネジ留め（４箇所）します。

取付孔（各４箇所）

２個用ボックス

２個用ボックス取付板金
11

（２）－② ２個用ボックスカバーの取り付け
２個用ボックスカバーのツメを２個用ボックス取付板金に引っ掛けて固定します。

ツメ
（２箇所）

２個用ボックス（＋２個用ボックス取付板金）

２個用ボックスカバー（２）－③ 本装置の取り付け
本製品の下カバーおよび取付板金を２個用ボックスの取付孔にネジで共締めしてください。

取付孔
（２箇所）

２個用ボックス（＋２個用ボックスカバー）

完成図

注意
取り付けの際、ネジを締め込み過ぎないよう注意してください。カバーが変形して正常に取り付けられなくなる恐れがあります。
本装置は平らな壁面に取り付けてください。壁面が凸凹している場合、所定の防滴性能が得られない場合や、タンパースイッチが誤動作する恐れがあります。

12

②

本体と取付コネクタを接続します。
本体に下カバーの通線口から引き出した取付コネクタを差し込みます。
※本装置通電時に本体正面に手や物が触れていると本装置のスイッチが正しく動作しません。

xxxx

xxxx

正面に手や物を触れない（密着させない）

注意
コネクタは根元までしっかり差し込まれていることを確認してください。
コネクタが緩んでいると誤作動の原因となります。
本装置の電源を入れる時は本体正面に手や物を触れないでください。
本体スイッチの誤作動の原因となります。

③

本体を取り付けます。
ケーブルを挟まないように注意しながら、本体固定ねじで本体を下カバーに固定します。
設置後、タンパーが正常な状態になっていることを確認してください。

１：本体の上部を下カバーに引っかけるxxxx

２：本体の下部を下カバーにはめる

３：本体固定ネジをしめる（六角レンチ使用）

13※

表面のシート部分には、輸送・施工時の傷・汚れ防止として、薄い保護フィルムが貼られています。工事
終了後に剥がしてください。

xxxx

9

防滴パッキンの取り付け

本装置を雨などがかかる可能性のある箇所に設置する場合は、付属の防滴パッキンを使用してください。
露出ボックスを使用する場合は、ボックスと壁の間や配管などのすき間はコーキング等で防水処理を施してください。
【防滴パッキンの使用方法】① パッキンは取り付け面と下カバーの間（下カバーと取付板金の裏側）に配置します。パッキンの取付孔と下カバーの取付孔２箇所の位置を合わせて、１個用ボックスへネジで２箇所を固定してください（２個用ボックスの場合は取付カバーにネジ留めします）。この時、下カバーの周囲から均等にパッキンがはみ出していることを確認してください。また、パッキンが折れたりシワになったりしないように注意してください。
なお、パッキンには上下の方向性はありません。
下カバー

取付板金

防滴
パッキン

スイッチ
ボックス

取付孔
（各２箇所）

③

下カバー

②

①

防滴パッキン

取付順序※

パッキン取り付けの要領（１） パッキンと下カバーをボックスに取り付ける際、先ず、ネジ２箇所をパッキンが固定されない程度にゆるく仮止めします。
止めにくい時は、パッキンをテープなどで、ボックスに仮止めしてください。
（２） パッキンの位置、シワ等を調整します。
（３） ネジ２箇所を締め込みます。
注意：ネジを締め込んでからパッキンの位置を調整しようとすると、パッキンが破れるおそれがありますので注意してください。
14

②

本体を取り付ける際には、カバー上部の引っ掛け部付近のパッキンを押しつけながら取り付けます。この時、引っ掛け部付近のパッキンがシワになったり折れたりしないように注意してください。

パッキンはみ出し部（斜線部）

カバー引っ掛け部分（パッキンがシワにならないよう注意）

防滴パッキン
（斜線部）
六角ネジ↑
③

1 個用露出ボックス例）1 個用露出ボックスに取り付ける時

最後に本体をパッキン側に押しつけながら下部の六角ネジで固定します。

注意
埋込の場合、設置面に凹凸がある壁面には設置しないでください。設置面に凹凸がある場合、パッキンと設置面に隙間が生じるため、所定の防滴性能が確保されません。
設置後、半年以上経過後に機器を交換する場合は、パッキンも交換してください。
継続使用したパッキンを再使用した場合、所定の防滴機能が確保されない場合があります。
10 回以上取り付け・取り外しを繰り返した場合は、パッキンを交換してください。取り付け・取り外しを繰り返すとパッキンが変形し所定の防滴性能が確保されない場合があります。
また 10 回未満の取り付け・取り外しでも、パッキンが破れた場合は交換してください。
機器の裏側は防滴の構造にはなっておりません。
裏側部分は必要に応じて防水処理を行ってください。

10

システムへの登録

カードリーダー種別は用途に応じて、「ID 照合」、「暗証番号」、「ID+暗証番号」の中から設定してください。
カードデータは６４桁内で自由に指定することができます。

11

使用カード

使用できるカードの種類は、取扱説明書の「９．機器仕様」をご参照ください。
「機器仕様」に記載されている以外のカードは使用できません。

15

12

カードフォーマット設定（ホーチキ標準以外のカードを使用する場合）

ホーチキ標準以外のカードや IDｍ利用、お客様のカードを使用する場合には登録用カードを用いてカードフォー
マットの登録を行います。
仕様書に記載されている工場出荷時読み取りカードを使用する場合にはカードフォーマットの登録は必要ありません。また NLJ 制御盤の場合は制御盤の設定でカードフォーマットを設定することができます。詳しくは制御盤の取扱説明書をご参照ください。
登録用カードについては、販売店にお問い合わせください。

12.1

カードフォーマットの登録

①

②

③
ピピピッ
FORMAT

Card

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

ＯＦＦ

ＯＦＦ

bit4⇒ON①

bit4⇒OFF

カードフォーマット登録モードへの移行
ディップスイッチ（ＤＳＷ１）の 4bit 目を ON にすると、カードフォーマット登録モードへ移行します。このとき解錠ＬＥＤが青点滅となり、他のＬＥＤは消灯します。
カードリーダーが使用不可（マスク中）の状態や、ファンクションモードに入っている状態ですと、カードフォーマット登録モードへ移行できません。

②

カードフォーマットの登録
登録用カードを本装置前に近づけて読み取らせます。
登録用カードを読み取ると、ブザーが 1～数回短音（一括登録カードの場合は長音）で鳴動して、登録が成功した場合は、警戒/戸締りＬＥＤが登録枚数に対応した色で点灯または点滅します。
鳴動回数と表示色は下記を参照してください。
登録が失敗した場合はブザーが３回短音鳴動しますが、警戒/戸締りＬＥＤは変化しません（読み取り前の状態
を継続）
。
登録枚数
1
2
3
4
5
6

③

鳴動回数
1
2
3
4
5
6

表示色
青点灯
緑点灯
橙点灯
赤点灯
紫点灯
白点灯

登録枚数
7
8
9
10
11
12

鳴動回数
7
8
9
10
11
12

表示色
青-水色 交互点滅
緑-水色 交互点滅
橙-水色 交互点滅
赤-水色 交互点滅
紫-水色 交互点滅
白-水色 交互点滅

カードフォーマット登録モードの終了
必要なカードの登録が完了したらディップスイッチ（ＤＳＷ１）の 4bit 目を OFF にしてカードフォーマット
登録モードを終了させてください。カードリーダーの再起動は必要ありません。

12.2

カードフォーマットの初期化

カードフォーマットの初期化を行うとカードリーダーに登録されているカードフォーマットが削除されて、工場
出荷時の設定に戻ります。
⚫

初期化用カードを使用する場合
初期化の方法は、「12.1 カードフォーマットの登録」と同様です。初期化用カードを読み取ると「ピーッ」と長音で１回鳴動します。初期化用カードについては、販売店にお問い合わせください。

16

⚫

初期化用カードを使用しない場合
ディップスイッチ（ＤＳＷ１）の特定の bit をＯＮにすることで工場出荷時の設定に戻すことができます。
※本装置の機器設定を一時的に変更するため、メモ（P.19 設定メモフォーマットがあります）をとるなどして元の設定に戻せるようにしてください。
[初期化手順]
①

③

④

⑥

②

⑤

Card

電源 OFF

1 2 3 4 5 6 7 8

Card

Card

電源 ON

電源 OFFＯＦＦ

Card

1 2 3 4 5 6 7 8ＯＦＦ

bit2,4,6,8⇒ON
bit1,3,5,7⇒OFF

元に戻す①本製品の電源を OFF にする②ディップスイッチ（ＤＳＷ１）の奇数 bit（1,3,5,7）を OFF、偶数 bit（2,4,6,8）を ON にする③本製品の電源を ON にする（初期化が成功するとブザーが「ピーッ」と長音で１回鳴動します。
）④本製品の電源を OFF にする⑤ディップスイッチ（ＤＳＷ１）の設定を元に戻す⑥本製品の電源を ON にする

17

電源 ON

13

施工後の動作試験

本装置各部の名称および、操作に伴って表示されるＬＥＤの役割については「取扱説明書」をご参照ください。
①

ＬＥＤ確認
本装置に電源を入れた後、読取ＬＥＤと解錠 LED が青点灯すれば使用できます。

②

カード読み取り試験
非接触式 IC カードを本装置前面に近づけます（2.5cm 以内）。その時、「ピッ」とブザーが鳴動すればカードの読み取り機能は正常です。
また、カードを読み取った時に、読取ＬＥＤが変化すれば、通信線の接続および制御盤との通信は正常です。
なお、カードの読み取りに対応して電気錠の制御を行うためには、使用するカードデータを利用者情報としてシステムに登録する必要があります。
[カード読取試験時の注意事項]
NLJ 制御盤の設定でカードフォーマットを設定している場合は、必ずカードリーダーが完全に起動した後（※）にカード読み取りを行ってください。
※本体正面の読取 LED が青点灯してから１０秒以上後③

表示確認
下記の表示が出ている場合は、カードリーダーに該当のエラーが発生しています。
LED 名称
① 読取
② 解錠
③ 警戒
/戸締り

状態

LED 表示タンパーエラー

カードリーダーのカバーが外れている場合に表示されます。
カバーをしっかりと閉じてください。

赤点滅

③ 警戒
/戸締り

キー押しっぱなしエラー

橙色点滅

③ 警戒
/戸締り

モジュール通信エラー

水色点滅

③

対処方法

カードリーダー表面のボタンが 60 秒以上押しっぱなしの状態になった場合に表示されます。
表示を消すためには、任意のキーを押すか、カードを読み取らせてください。
カードリーダー内部のカード読取用のモジュールが異常状態となっている場合に表示されます。
表示を消すためには、任意のキーを押すか、カードを読み取らせてください。

①

③

Card

②

14
⚫
⚫

その他
システムの設定、メンテナンスについては制御盤の取扱説明書をご参照ください。
取扱説明書等は下記ホームページからダウンロードできます。
http://www.hochiki.co.jp/business/security/
18

15

付録

ディップスイッチ設定メモ（印刷してお使いください）
設置場所：

設置場所：

機種名 ： ＮＨＪ－ Ｕ－Ｗ－

機種名 ： ＮＨＪ－ Ｕ－Ｗ－

ディップ ：
スイッチ

ｂit1

ｂit2

ｂit3

ｂit4

ｂit1

ｂit2

ｂit3

ｂit4

ON / OFFON / OFFON / OFFON / OFFON / OFFON / OFFON / OFFON / OFF

ｂit5

ｂit6

ｂit7

ｂit8

ON / OFFON / OFFON / OFFON / OFFディップ ：
スイッチ

ｂit5

ｂit6

ｂit7

ｂit8

ON / OFFON / OFFON / OFFON / OFF

設置場所：

設置場所：

機種名 ： ＮＨＪ－ Ｕ－Ｗ－

機種名 ： ＮＨＪ－ Ｕ－Ｗ－

ディップ ：
スイッチ

ｂit1

ｂit2

ｂit3

ｂit4

ｂit1

ｂit2

ｂit3

ｂit4

ON / OFFON / OFFON / OFFON / OFFON / OFFON / OFFON / OFFON / OFF

ｂit5

ｂit6

ｂit7

ｂit8

ON / OFFON / OFFON / OFFON / OFFディップ ：
スイッチ

ｂit5

ｂit6

ｂit7

ｂit8

ON / OFFON / OFFON / OFFON / OFF

設置場所：

設置場所：

機種名 ： ＮＨＪ－ Ｕ－Ｗ－

機種名 ： ＮＨＪ－ Ｕ－Ｗ－

ｂit1

ｂit2

ｂit3

ｂit4

ディップ ： ON / OFF
スイッチ
ｂit5

ON / OFFON / OFFON / OFF

ｂit6

ｂit7

ｂit8

ON / OFFON / OFFON / OFFON / OFF

ｂit1

ｂit2

ｂit3

ｂit4

ディップ ： ON / OFF
スイッチ
ｂit5

ON / OFFON / OFFON / OFF

ｂit6

ｂit7

ｂit8

ON / OFFON / OFFON / OFFON / OFF

設置場所：

設置場所：

機種名 ： ＮＨＪ－ Ｕ－Ｗ－

機種名 ： ＮＨＪ－ Ｕ－Ｗ－

ディップ ：
スイッチ

ｂit1
ON / OFFｂit2
ON / OFFｂit3
ON / OFFｂit4
ON / OFF

ｂit5

ｂit6

ｂit7

ｂit8

ON / OFFON / OFFON / OFFON / OFFディップ ：
スイッチ

19

ｂit1
ON / OFFｂit2
ON / OFFｂit3
ON / OFFｂit4
ON / OFF

ｂit5

ｂit6

ｂit7

ｂit8

ON / OFFON / OFFON / OFFON / OFFメモ20

【商標・著作権について】● id･Techno は ホ ー チ キ 株 式 会 社 の 登 録 商 標 で す 。
● FeliCa は ソ ニ ー 株 式 会 社 の 登 録 商 標 で す 。
FeliCa は ソ ニ ー 株 式 会 社 が 開 発 し た 非 接 触 IC カ ー ド の 技 術 方 式 で す 。
● MIFARE は NXP セ ミ コ ン ダ ク タ ー ズ 社 の 登 録 商 標 で す 。
● 本 文 中 で は 、 Ｒ マ ー ク （ Registration Symbol） や Ｔ Ｍ （ trademark） は 明 記 し て おりません。
● 本書の一部、または全部を弊社の許可なくして複製、複写、転載することは、メ ディ
アを問わず禁止します。

本社 〒141-8660
東京 都 品川 区 上大 崎 2-10-43
TEL 0120-919-856（お 客 様ご 相 談窓 口 ）http://www.hochiki.co.jp（2022.02）2-8-001-0367-155
21