E5□C 温度調節器（デジタル調節計）
次 世 代 の 温 度 調 節 器 がフルラインアップ

NEW» 装 置の小 型 化に貢 献» 視 認 性に優れた白 色ＰＶ（ 現 在 値 ）表 示
» 専用 設 定ソフトで簡 単 設 定2温度制御の次世代スタンダード
デザイン・視認性・操作性・制御性・外部入出力・スペース効率。
温度調節器に必要なこれらすべての要素をグレードアップ。

形E5GC/E5CC/E5CC-U/E5EC/E5AC/E5DCは、オムロンの長年の温度制御ノウハウを凝縮した次世代の
温 度 調 節 器（デジタル調 節 計 ）です。ひときわ目を引く
白色PV表示とスタイリッシュなボディデザインだけでなく、操作性・制御性・外部入出力・スペース効率といった、「温度調節器に必要な要素」すべてをグレードアップ。
これにより、お客さまの装置の付加価値を、あらゆる面
から確 実に向 上させることができると、オムロンは考えます。サーマックNEOシリーズの安心はそのままに、より高い制御性能と使いやすさの両立を実現しました。
さらに海外規格対応（U L、K C、C E）、3年保証、安心のグローバルサービスが強力にバックアップします。

形E5CC-U
プラグインタイプ
標準価格¥17,000〜

NEW GENERATION

25mm

18mm

15.2 mm

10.5mm

NEW
形E5GC
48 24mm
標準価格 ¥16,000〜

形E5EC
48 96mm形E5CC標準価格 ¥21,000〜
48 48mm
標準価格 ¥15,000〜

形E5AC
96 96mm
標準価格 ¥32,000〜

形E5DC
22.5mm幅
DINレール
取付タイプ
標準価格 ¥20,000〜

3

お客様の装置の付加価値アップに貢献！
温度調節器 形E5GC/E5CC/E5CC-U/E5EC/E5AC/E5DC
装置デザインの先進性、装置立ち上げのユーザインタフェース向上に貢献 スピードアップに貢献
・ハイコントラストの白色PV表示
・スタイリッシュな前面デザイン

・USBバスパワーケーブルで電源供給対応・別売のCX-Thermoを使えばパラメータ設定も機器調整も簡単便利に
・オートチューニングでセットアップと段取り時間を短縮

装置の性能アップに貢献
・高速サンプリング周期50ms
・制御周期0.1s、0.2sに対応
・全機種フルマルチ入力
・イベント入力点数：
形E5GC：最大2点、形E5CC：最大4点形E5EC/E5AC：最大6点
形E5DC：最大1点・補助出力点数：
形E5GC：最大2点、形E5CC：最大3点
形E5CC - U：最大2点形E5EC/E5AC：最大4点
形E5DC：最大2点・リモートSP入力タイプを用意（形E5GC/E5CC-U/E5DC除く）
・位置比例制御タイプを追加（形E5EC/E5ACのみ）

4

温度制御をより見やすく簡単に

白色PV表示で視認性を高めた表示部
装置の盤面をスタイリッシュに
大きく見やすい白色表示※1

文字高さ（白色PV）※1

黒バックに大きな白色表示で優れた視認性を実現。
どの角度からも、また自然光が差し込む環境でも、暗めの作業現場でも現在値を素早く、確実に確認することができます。

E5GC/10.5mm
E5CC/15.2mm
E5EC/18mm
E5AC/25mm

実物大
形E5CC

どの角度からでもこんなに見やすい！

短胴 奥行き（首下）60mmのコンパクトボディで省スペースを実現
当社従来比で77%※2の短胴化を実現。
奥行きが取れない狭小スペースにも対応できます。
※3
フロント部はIP66対応。

シフトキーで数値入力工数を削減
たとえば10 0℃に設 定するとき、従 来はキーを押し続けて1℃ずつ上げなければなりませんでしたが、シフトキー［《PF ］を押せば、桁が瞬時に移動。現場での数値入力がラクになり
ます。

60mm

シフトキーを押せば、桁が移動※2 形E5CN比※3 形E5CC-U/E5DCは除く

, * シリーズ
カンタン設定電源不要でパラメータ設定が可能
USBバスパワーで電源要らず
本体を電源につながなくてもパソコンから電源が供給されます。

専用設定ソフト
CX-Thermoで簡単設定
複 雑 な設 定もパソコンのキー操作でサクサク。
設 定 工数を大幅に削減できます。

USBシリアル変換ケーブル※4形E58-CIFQ2※4 前面からE5EC/E5AC/E5DCを電 源供 給される場 合は、専用の変換ケーブル形 E5 8 - CI FQ2- E
がセットで必要になります。

インストール（CDは別売）プログラムレス通信機能でPLCと簡単接続
メリット

step1

RS-485通信の配線

システム立ち上げのための工数が大幅削減可能
通信のためのPLC側のプログラム/メモリが不要

step3

複数台の温調との通信も、温調器が自動的に実行

PLC側の通信設定を温調の設定に合わせる

通信プロトコル変換器も不要になりコスト削減

通信startこんな使い方も接続可能台数：最大32台（ＦＸシリーズは最大16台）

step2 温調器本体で通信種別
通信アドレスを設定

マスタの温調器の設定パラメータをスレーブに対してコピー可能

通信プロトコル変換器が不要

マスタ温調器からRUN/STOPの指示や目標値の設定をスレーブに対して共有可能（勾配/オフセットを指定可能）

56

小型装置をもっと小さく

オンパネルタイプ,.*

見やすさとコンパクトさを両立した
48×24mmのスタイリッシュな盤面取付タイプ新登場！
白色＋2段表示で業界最大クラスの文字高さ※1だから見やすく分かりやすい
E5□ Cシリーズの大きく見やすい白色PV表 示を
48×24mmサイズでも実現。目標値（SV/緑色）との横2段表示なので表示切替が必要ありません。
※1 2014年3月現在、当社調べ。

実物大10.5mmスクリューレスクランプ端子台タイプで簡単配線

縦・横密着取付で装置をさらに小型化

ねじ端子台タイプに加えて、スクリューレスクランプ
端子台タイプをご用意。挿し込むだけの簡単配線で配線工数を削減できます。

※2
E5GCなら横密着だけでなく縦方向の密着取付も可能。
複数台使用の場合、装置のさらなる小型化に貢献します。

※2 横密着は周囲温度55℃以内、縦密着は2台まで周囲温度45℃以内、3台以上は周囲温度40℃以内でご使用ください。
※3 縦密着取り付け時は、スクリューレスクランプ端子台タイプをご使用ください。

縦 密 着 ＯＫ！
※3

3 種類の線が接続可能
棒端子
子
単

線

線
撚り線

制御盤をさらにスッキリとインパネルタイプ,+*

幅22.5mmスリムサイズのDINレール取付タイプだから
制御盤内の狭いスペースにも設置可能
オンパネルタイプと同じ「見やすさ」「使いやすさ」
形E5□Cシリーズとして統一されたデザインに加え、機能・性能・
操作性をそのまま継承。オンパネルタイプ同等の使い勝手の良さを実現しました。
※4
オンパネル取付も可能です。

実物大※4 別売の取付アダプタが必要です。

見やすさ・使いやすさを動画でご紹介！

端子台着脱構造により取付/交換が簡単

前面表示＋前面キー設定により確認工数を削減

タッチパネル

測温体

形E5DC
表示・設定あり

端子台着脱イメージ*実際はフックを押しながらはずします。

温度調節器本体で測定温度が確認可能上位からの設定が温度調節器本体で容易に確認可能。
測定温度が上位に反映されているか容易に確認可能。

7

8

アプリケーション
包装機

■E5CC

成形機

■E5EC

電気炉

■E5AC

9

形式構成／種類／標準価格 （◎印の機種は標準在庫機種です。無印（受注生産機種）の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。）
形式基準●ねじ端子台タイプ（M3ねじ）
形E5GC-□□ □ □ 6 M- □□□― ― ― ― ― ―① ② ③ ④ ⑤⑥

（例：形E5GC-RX1A6M-015）●スクリューレスクランプ端子台タイプ
形E5GC-□□ □ □ C M- □□□ （例：形E5GC-RX1ACM-015）― ― ― ― ― ―① ② ③ ④ ⑤
⑥

形式

①
②
③
④
⑤
⑥
制御出力 補助出力
電源電圧 端子形状 入力種別 オプション
1、2
点数

E5GC

内

容

48×24サイズ
制御出力1
制御出力2
リレー出力
なし
電圧出力
（SSR駆動用）
なし
リニア電流出力
なし
なし
1点

RX
QX
＊1 CX
＊2 0
1
2

2点
AC100〜240V
AC/DC24V
ねじ端子台タイプ（端子カバー付き）
スクリューレスクランプ端子台タイプ
フルマルチ入力A
D
6C
M＊1. 制御出力を簡易伝送出力として使用できます。
＊2. 補助出力が0点（なし）の場合、オプションは000（なし）のみ選択可能です。
＊3＊3. 補助出力点数が2点の場合は、標準在庫機種ではありません。
＊4＊4. 補助出力点数が2点の場合のみ選択可能です。
＊5. 制御出力がリニア電流出力の場合、
ヒータ断線・SSR故障＊4、
5
検出機能のあるオプション（023）
は選択できません。
＊6＊6. 補助出力点数が1点の場合のみ選択可能です。

000
015
016
023
024

ヒータ断線・
SSR故障検出機能
−
−
−
1点
−

通信

イベント入力−RS-485
−
−
−

−
−
1点
−
2点

オプション（別売）
USB-シリアル変換ケーブル
形式◎形E58-CIFQ2

サポートソフトウェア CX-Thermo（CXサーモ）
標準価格（¥）
16,000変換ケーブル
形式◎形E58-CIFQ2-E

標準価格
（¥）
4,000

形式
◎形EST2-2C-MV4

標準価格
（¥）
30,000

注. 形E5GCは、CX-Thermo Ver.4.62以上で対応しています。
CX-Thermoの使用環境については、当社Webサイト（www.fa.omron.co.jp）の「形EST2-2C-MV4」
をご覧ください。

注. 必ず形E58-CIFQ2とセットでご使用ください。
下面設定ツール用ポートを使用する場合に使用します。

加熱・冷却制御について● 加熱・冷却制御機能を使用する場合①制御出力の割付について
補助出力を制御出力（冷却側）として使用します。
②制御についてPID制御を行う場合、加熱側PID、冷却側PIDそれぞれ独立で設定いただけます。
加熱側と冷却側で応答特性の異なる制御系にも対応可能です。

標準価格
（￥）

標準
在庫

16,000◎16,000◎19,000◎+0◎+2,000◎+5,000

◎

+0

◎

+0

◎

+0

◎

+2,000

◎

+0

◎

+0

◎

+9,000◎+1,000◎+2,000◎+2,00010

形式構成／種類／標準価格 （◎印の機種は標準在庫機種です。無印（受注生産機種）の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。）
形式基準●ねじ端子台タイプ（M3ねじ）
形E5CC-□□ □ □ S M-□□□― ― ― ― ― ―① ② ③ ④ ⑤⑥形式

（例：形E5CC-RX0ASM-000）

①
②
③
④
⑤
⑥
制御出力 補助出力
電源電圧 端子形状 入力種別 オプション
1、2
点数

E5CC
RX
QX
＊1 CX
QQ
CQ
＊2 0
2
3
A
D
S
M

＊1
＊1
＊1

000
001
002
003
004
005
006
007

内

容

標準価格 標準在庫（￥） ＊348×48サイズ
制御出力1
制御出力2
リレー出力
なし
15,000
電圧出力（SSR駆動用）
なし
15,000リニア電流出力 ＊4なし
18,000
電圧出力（SSR駆動用）
電圧出力（SSR駆動用） 17,000
リニア電流出力 ＊4
電圧出力（SSR駆動用） 19,000
なし
+0
独立2点
+5,000
3点（コモン共通）+6,000AC100〜240V+0
AC/DC24V+0
ねじ端子台タイプ+0
フルマルチ入力+0
ヒータ断線・
イベント リモート通信
伝送出力
SSR故障検出機能
入力
SP入力
−
−
−
−
−
+0
1点
−
2点
−
−
+2,000
1点
RS-485−−−+9,0002点（三相ヒータ用）RS-485−−−+10,000−
RS-485 2点−−+9,000−−
4点−−+2,000−−
2点−あり+3,000−−
2点あり−+3,000＊1. 制御出力がリニア電流出力の場合、ヒータ断線・SSR故障検出機能のあるオプション（001、002、003）
は選択できません。
＊2. 補助出力が0点（なし）の場合、オプションは000（なし）のみ選択可能です。
＊3. 標準在庫品について
制御出力1、2の選択：RX、QX、CX
オプションNo.選択：000、001、002、004、006の組み合わせが標準在庫品となります。
（補助出力、電源電圧、端子形状、入力種別の選択はすべて標準在庫となります。）
無印（受注生産機種）の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。
＊4. 制御出力を伝送出力として使用できません。

加熱・冷却制御についてオプション（別売）
USB-シリアル変換ケーブル
形式◎形E58-CIFQ2● 加熱・冷却制御機能を使用する場合
標準価格（¥）
16,000

サポートソフトウェア CX-Thermo（CXサーモ）
形式◎形EST2-2C-MV4

標準価格
（¥）
30,000

注. 形E5CCは、CX-Thermo Ver.4.5以上で対応しています。
CX-Thermoの使用環境については、当社Webサイト（www.fa.omron.co.jp）の「形EST2-2C-MV4」
をご覧ください。

①制御出力の割付について
制御出力２がない場合：補助出力を制御出力（冷却側）として使用します。
制御出力２がある場合：制御出力2点を、各々加熱側、冷却側に使用します。
（どちらが加熱側、冷却側でもかまいません。）②制御についてPID制御を行う場合、加熱側PID、冷却側PIDそれぞれ独立で設定いただけます。
加熱側と冷却側で応答特性の異なる制御系にも対応可能です。

◎
◎
◎

◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎

◎
◎
◎
◎
◎

11

形式構成／種類／標準価格 （◎印の機種は標準在庫機種です。無印（受注生産機種）の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。）
形式基準●プラグインタイプ
形E5CC-□□ □ □ U M- 0 0 0（例：形E5CC-RW0AUM-000）― ― ― ― ― ―① ② ③ ④ ⑤
⑥

①
②
③
④
⑤
⑥
制御出力 補助出力
電源電圧 端子形状 入力種別 オプション
1、2
点数

形式
E5CC

RW
QX
CX
0
1
2
A
D
U
M

＊2014年5月生産分より、簡易伝送出力として使用できます。

000

内

容

48×48サイズ
制御出力1
制御出力2
リレー出力
（c接）
なし
電圧出力（SSR駆動用）
なし
リニア電流出力＊なし
なし
1点
2点（コモン共通）
AC100〜240V
AC/DC24V
プラグインタイプ
フルマルチ入力
ヒータ断線・
リモート
通信 イベント入力
伝送出力
SSR故障検出機能
SP入力
−
−
−
−
−

形式一覧
制御出力

補助
出力
点数

オプション
ヒータ用断線・
イベント
SSR故障
入力点数
検出機能

通信

電圧出力
（SSR
駆動用）
リニア
電流出力

電源電圧

標準価格

標準
在庫

電源電圧

標準価格

標準
在庫

AC/DC24V

AC100〜240V
形E5CC-RW0AUM-000

17,000◎形E5CC-RW0DUM-000

17,000◎形E5CC-RW1AUM-000

20,000◎形E5CC-RW1DUM-000

20,000◎2点形E5CC-RW2AUM-000

22,000◎形E5CC-RW2DUM-000

22,000◎−形E5CC-QX0AUM-000

17,000◎形E5CC-QX0DUM-000

17,000形E5CC-QX1AUM-000

−
リレー出力

形式

形式

1点

1点

−

−

−

20,000◎形E5CC-QX1DUM-000

20,0002点形E5CC-QX2AUM-000

22,000◎形E5CC-QX2DUM-000

22,000−形E5CC-CX0AUM-000

21,000◎形E5CC-CX0DUM-000

21,000形E5CC-CX1AUM-000

24,000◎形E5CC-CX1DUM-000

24,000形E5CC-CX2AUM-000

26,000◎形E5CC-CX2DUM-000

26,000

1点

−

−

−

−

−

−

2点

オプション（別売）
USB-シリアル変換ケーブル
形式◎形E58-CIFQ2

ソケット（形E5CC-U用）
標準価格（¥）
16,000

サポートソフトウェア CX-Thermo（CXサーモ）
形式◎形EST2-2C-MV4

標準価格
（¥）
30,000

注. 形E5CC-Uは、CX-Thermo Ver.4.61以上で対応しています。
CX-Thermoの使用環境については、当社Webサイト（www.fa.omron.co.jp）の「形EST2-2C-MV4」
をご覧ください。

種類
表面接続ソケット
表面接続ソケット（フィンガー
プロテクトタイプ）
裏面接続ソケット
裏面接続ソケット用端子カバー（フィンガー
プロテクトタイプ）

形式◎形P2CF-11

標準価格
（￥）
680

◎形P2CF-11-E

730◎形P3GA-11

590◎形Y92A-48G

230

加熱・冷却制御について●加熱・冷却制御機能を使用する場合①制御出力の割付について
補助出力を制御出力（冷却側）として使用します。

②制御についてPID制御を行う場合、加熱側PID、冷却側PIDそれぞれ独立で設定いただけます。
加熱側と冷却側で応答特性の異なる制御系にも対応可能です。

◎

12

形式構成／種類／標準価格 （◎印の機種は標準在庫機種です。無印（受注生産機種）の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。）
形式基準●ねじ端子台タイプ（M3ねじ）
形E5EC-□□ □ □ S M -□□□

（例：形E5EC-RX2ASM-000）形E5AC-□□ □ □ S M -□□□

（例：形E5AC-RX2ASM-000）― ― ― ― ― ―① ② ③ ④ ⑤⑥
― ― ― ― ― ―① ② ③ ④ ⑤
⑥

形式

①
②
③
④
⑤
⑥
制御出力 補助出力
電源電圧 端子形状 入力種別 オプション
1、2 点数

E5EC
E5AC

2
＊4 4
A
D
S
RX・QX・QQ・
CX・CC
QR・RR・CQ
の場合
の場合

選択可

M

オプション
選択可
選択
条件 ＊1 選択可
選択可
選択可
選択可

PR
の場合

選択可 選択可
選択可 選択可
選択可

選択可
選択可 選択可

標準価格
（￥）

容

48×96サイズ
96×96サイズ
制御出力1
制御出力2
E5EC E5AC
リレー出力なし
21,000 32,000
電圧出力（SSR駆動用）
なし
21,000 32,000リニア電流出力なし
24,000 35,000
電圧出力（SSR駆動用） 電圧出力（SSR駆動用） 23,000 34,000
23,000 34,000
電圧出力（SSR駆動用）
リレー出力
23,000 34,000
リレー出力
リレー出力
27,000 38,000
リニア電流出力
リニア電流出力
リニア電流出力
電圧出力（SSR駆動用） 25,000 36,000
27,000 38,000
位置比例用リレー出力 位置比例用リレー出力+0
独立2点
4点（補助出力1、2コモン共通、補助出力3、4コモン共通）+2,000+0AC100〜240V
AC/DC24V+0+0
ねじ端子台タイプ
フルマルチ入力
+0

RX
QX
＊2 CX
QQ
QR
RR
＊2 CC
＊2 CQ
＊4 PR

制御出力1、2

内

000
004
005
008
009
010
011
012
013
014

ヒータ断線・
イベント リモート通信
伝送出力
SSR故障検出機能
入力
SP入力
−
−
−
−
−
−
RS-4 85 2点
−
−
−
−
4点
−
−
1点
RS-4 85 2点−−2点（三相ヒータ用） RS-485 2点
−
−
1点
−
4点
−
−
1点
−
6点
あり
あり
1点
RS-485 4点
あり
あり
−
−
6点
あり
あり
−
RS-485 4点あり
あり+0+9,000+2,000+10,000+11,000+3,000+8,000+15,000+7,000+14,000

標準在庫
＊3

◎
◎
◎

◎
◎
◎
◎
◎
◎

◎
◎
◎
◎
◎
◎

＊1. 制御出力の種類により、選択出来るオプションが異なります。 ＊2. 制御出力を伝送出力として使用できません。
＊3. 標準在庫品について
制御出力1、2の選択：RX、QX、CX
オプションNo.選択 ：000、004、005、008、010、011の組み合わせが標準在庫品となります。
（補助出力、電源電圧、端子形状、入力種別の選択はすべて標準在庫となります。）
無印（受注生産機種）の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。
＊4. 制御出力1、2にPRを選択した場合、補助出力点数は4点のみ選択可能です。

オプション（別売）
USB-シリアル変換ケーブル
形式◎形E58-CIFQ2

変換ケーブル
標準価格（¥）
16,000加熱・冷却制御について

形式◎形E58-CIFQ2-E

サポートソフトウェア CX-Thermo（CXサーモ）
標準価格
（¥）
4,000

形式
◎形EST2-2C-MV4

標準価格
（¥）
30,000

注. 必ず形E58-CIFQ2とセットでご使用ください。
注. 形E5EC/E5ACは、CX-Thermo Ver.4.5以上で対応しています。
前面設定ツール用ポートを使用する場合に使用します。
CX-Thermoの使用環境については、当社Webサイト（www.fa.omron.co.jp）の「形EST2-2C-MV4」をご覧ください。

●加熱・冷却制御機能を使用する場合①制御出力の割付について
制御出力２がない場合：補助出力を制御出力（冷却側）として使用します。
制御出力２がある場合：制御出力2点を、各々加熱側、冷却側に使用します。
（どちらが加熱側、冷却側でもかまいません。）②制御についてPID制御を行う場合、加熱側PID、冷却側PIDそれぞれ独立で設定いただけます。
加熱側と冷却側で応答特性の異なる制御系にも対応可能です。

13

形式構成／種類／標準価格 （◎印の機種は標準在庫機種です。無印（受注生産機種）の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。）
形式基準●ねじ端子台タイプ（M3ねじ）
形E5DC-□□ □ □ S M - □□□― ― ― ― ― ―① ② ③ ④ ⑤⑥形式

（例：形E5DC-RX0ASM-015）

①
②
③
④
⑤
⑥
制御出力 補助出力
電源電圧 端子形状 入力種別 オプション
1、2
点数

E5DC

0
2
A
D
S

M

形式一覧
補助
出力
点数

制御出力

オプション
ヒータ用断線・
イベント
SSR故障
入力点数
検出機能

−
リレー出力

2点

−
単相ヒータ用
検出機能

−
電圧出力
（SSR
駆動用）

2点

−
単相ヒータ用
検出機能

−
1点
−
1点

−
リニア
電流出力

＊1
＊2
＊3
＊4
＊2

2点

−

−
1点

000
002
015
016
017

形式

形式
通信

容

22.5mm幅DINレール取付タイプ
制御出力1
制御出力2
リレー出力
なし
電圧出力（SSR駆動用）
なし
リニア電流出力＊5なし
なし
2点（コモン共通）
AC100〜240V
AC/DC24V
ねじ端子台タイプ
フルマルチ入力
ヒータ断線・SSR故障検出機能
通信
イベント入力−−−1点
RS-485−−
RS-485
−
−
−
1点
1点
−
1点

RX
QX
CX

＊1. 補助出力が2点の場合のみ選択可能です。
＊2. 制御出力がリレー出力または電圧出力で補助出力が2点の場合のみ選択可能です。
＊3. 制御出力がリレー出力または電圧出力で補助出力が2点の場合は選択できません。
＊4. 制御出力がリニア電流出力で補助出力が2点の場合のみ選択可能です。
＊5. 制御出力を伝送出力として使用できません。

内

電源電圧

標準価格

標準
在庫

電源電圧

標準価格

標準
在庫

AC/DC24V

AC100〜240V

RS-485形E5DC-RX0ASM-015

23,000◎形E5DC-RX0DSM-015

23,000◎−形E5DC-RX2ASM-000

20,000◎形E5DC-RX2DSM-000

20,000◎RS-485形E5DC-RX2ASM-002

29,000◎形E5DC-RX2DSM-002

29,000◎−形E5DC-RX2ASM-017

21,500◎形E5DC-RX2DSM-017

21,500◎RS-485形E5DC-QX0ASM-015

23,000◎形E5DC-QX0DSM-015

23,000◎−形E5DC-QX2ASM-000

20,000◎形E5DC-QX2DSM-000

20,000◎RS-485形E5DC-QX2ASM-002

29,000◎形E5DC-QX2DSM-002

29,000◎−形E5DC-QX2ASM-017

21,500◎形E5DC-QX2DSM-017

21,500◎RS-485形E5DC-CX0ASM-015

26,000◎形E5DC-CX0DSM-015

26,000◎−形E5DC-CX2ASM-000

23,000◎形E5DC-CX2DSM-000

23,000◎RS-485形E5DC-CX2ASM-015

32,000◎形E5DC-CX2DSM-015

32,000◎−形E5DC-CX2ASM-016

24,500◎形E5DC-CX2DSM-016

24,500◎注. 本製品は、端子台（端子ユニット）とセットになっています。

オプション（別売）
USB-シリアル変換ケーブル
形式◎形E58-CIFQ2

サポートソフトウェア CX-Thermo（CXサーモ）
標準価格（￥）
16,000変換ケーブル
形式◎形E58-CIFQ2-E

標準価格（￥）
4,000

注. 必ず形E58-CIFQ2とセットでご使用ください。
前面設定ツール用ポートを使用する場合に使用します。

取付アダプタ（盤面取り付け用）
形式◎形Y92F-53

標準価格（￥）
500（2ヶ詰め）

形式◎形EST2-2C-MV4

標準価格（￥）
30,000

注. 形E5DCは、CX-Thermo Ver.4.6以上で対応しています。
CX-Thermoの使用環境については、当社Webサイト（www.fa.omron.co.jp）の「形EST2-2C-MV4」をご覧ください。

加熱・冷却制御について● 加熱・冷却制御機能を使用する場合①制御出力の割付について
補助出力を制御出力（冷却側）として使用します。
②制御についてPID制御を行う場合、加熱側PID、冷却側PIDそれぞれ独立で設定いただけます。
加熱側と冷却側で応答特性の異なる制御系にも対応可能です。

14

主な仕様
形式

E5GC

E5CC

E5EC

E5AC

サイズ
（mm）

48×24

48×48

48×96

96×96

電源電圧Aタイプ：AC100〜240V 50/60Hz
電源電圧Dタイプ：AC24V 50/60Hz / DC24V

電源電圧

電源電圧の85〜110％許容電圧変動範囲

5.9VA以下(AC100-240V)
3.2VA以下(AC24V)/
1.8W以下(DC24V)

消費電力

オプション-000タイプ：
6.6VA以下（AC100〜240V）、
4.1VA以下（AC24V）/
2.3W以下（DC24V）
上記以外：
8.3VA以下（AC100〜240V）、
5.5VA以下（AC24V）/
3.2W以下（DC24V）

オプション-000タイプ：
5.2VA以下（AC100〜240V）、
3.1VA以下（AC24V）/
1.6W以下（DC24V）
上記以外：
6.5VA以下（AC100〜240V）、
4.1VA以下（AC24V）/
2.3W以下（DC24V）

オプション-000タイプ：
7.0VA以下（AC100〜240V）、
4.2VA以下（AC24V）/
2.4W以下（DC24V）
上記以外：
9.0VA以下（AC100〜240V）、
5.6VA以下（AC24V）/
3.4W以下（DC24V）

温度入力
熱電対：K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PLⅡ
白金測温抵抗体：Pt100、JPt100
非接触温度センサ（形ES1B）：10〜70℃、60〜120℃、115〜165℃、140〜260℃
アナログ入力電流入力：4〜20mA、0〜20mA
電圧入力：1〜5V、0〜5V、0〜10V

センサ入力

指示精度
（周囲温度23℃）

熱電対：（指示値の±0.3%または±1℃の大きい方）±1ディジット以下＊1
白金測温抵抗体：（指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方）±1ディジット以下
アナログ入力：±0.2％FS±1ディジット以下
CT入力：±5％FS±1ディジット以下
ポテンショメータ入力：±5%FS±1ディジット以下

熱電対：（指示値の±0.3%または±1℃の大きい方）±1ディジット以下＊1
白金測温抵抗体：（指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方）±1ディジット以下
アナログ入力：±0.2%FS±1ディジット以下
CT入力：±5%FS±1ディジット以下

入力サンプリング周期

50ms

入力インピーダンス

電流入力150Ω以下、電圧入力1MΩ以上（形ES2-HB/THBを接続する際は、1：1接続でご使用ください）
ON/OFFまたは2自由度PID（オートチューニング付き）

制御方式
リレー出力
制御出力

電圧出力
（SSR駆動用）

1a AC250V 2A（抵抗負荷）
電気的寿命10万回 最小適用
負荷 5V 10mA（参考値）

出力電圧 DC12V±20%（PNP）
最大負荷電流 21mA、短絡保護回路付き

補助出力

出力仕様

点数

1a AC250V 5A（抵抗負荷）
電気的寿命10万回
最小適用負荷 5V 10mA（参考値）
出力電圧 DC12V±20%（PNP）最大負荷電流40mA、短絡保護回路付き（制御出力2がある機種は最大負荷電流21mA）

DC4〜20mA/DC0〜20mA 負荷500Ω以下 分解能 約10,000

リニア電流出力点数

1a AC250V 3A（抵抗負荷）
電気的寿命10万回
最小適用負荷 5V 10mA（参考値）

1点または2点（機種による）2点または3点（機種による）2点または4点（機種による）

リレー出力 1a AC250V、2A（抵抗負荷）
電気的寿命10万回 最小適用
負荷 5V 10mA（参考値）

リレー出力 1a AC250V、
1出力タイプ/2出力タイプ：
3A（抵抗負荷）
または3出力タイプ：
2A（抵抗負荷）
電気的寿命10万回
最小適用負荷 5V 10mA（参考値）

リレー出力 1a AC250V、2出力タイプ：3A（抵抗負荷）
または4出力タイプ：2A（抵抗負荷）
電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA（参考値）

1点または2点（機種による）2点または4点（機種による）

2点、
4点、
および6点
（機種による）

有接点入力時：ON：1kΩ以下
イベント
入力

外部接点
入力仕様

ラン／ストップ切替、
オート／マニュアル切替、
マルチSP No.、
リモート／ローカル切替＊2、
正／逆動作反転、
AT実行／中止、
警報ラッチ解除、プログラムスタート、
設定変更許可／禁止、
通信書込許可／禁止のいずれかを割付ー

1点（機種による：伝送出力ありタイプ）

出力仕様

ー

電流出力：DC4〜20mA 負荷：500Ω以下 分解能：約10,000
リニア電圧出力：DC1〜5V 負荷：1kΩ以上 分解能：約10,000

機能

ー

目標値、
ランプ目標値、
現在値、
操作量バルブ開度のいずれかを割付

ー

電流入力：DC4〜20mA、DC0〜20mA（入力インピーダンス150Ω以下）
電圧入力：DC1〜5V、DC0〜5V、DC0〜10V（入力インピーダンス1MΩ以上）

点数

前面キーによるデジタル設定

設定方式
リモートSP入力
端子サイズ

OFF：漏れ電流0.1mA以下

流出電流：約7mA（1接点あたり）機能

伝送出力

無接点入力時：ON：残留電圧1.5V以下

OFF：100kΩ以上

Ｍ３＊3

取得規格
＊1. K
（−200〜1300℃レンジ）、T、Nの−100℃以下とU、Lは±2℃±1ディジット以下。Bの400℃以下は規定なし。Bの400〜800℃は±3℃以下。
R、
Sの200℃以下は±3℃±1ディジット以下。Wは（±0.3%PVまたは±3℃の大きい方）±1ディジット以下。PLⅡは（±0.3%PVまたは±2℃の大きい方）±1ディジット以下。
＊2. E5GCには、
リモート／ローカル切替機能がありません。
＊3. E5GCはスクリューレスクランプ端子台タイプも選択可能です。

15

主な仕様
形式

E5CC-U

サイズ
（mm）

48×48

E5DC
22.5×96
電源電圧Aタイプ：AC100〜240V 50/60Hz
電源電圧Dタイプ：AC24V 50/60Hz / DC24V

電源電圧

電源電圧の85〜110％許容電圧変動範囲

オプション-000タイプ：5.2VA以下（AC100〜240V）、
3.1VA以下（AC24V）/ 1.6W以下（DC24V）
上記以外：6.5VA以下（AC100〜240V）、4.1VA以下（AC24V）/
2.3W以下（DC24V）

消費電力

4.9VA以下（AC100〜240V）、
2.8VA以下（AC24V）/ 1.5W以下（DC24V）

温度入力
熱電対：K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PLⅡ
白金測温抵抗体：Pt100、JPt100
非接触温度センサ（形ES1B）：10〜70℃、60〜120℃、115〜165℃、140〜260℃
アナログ入力電流入力：4〜20mA、0〜20mA
電圧入力：1〜5V、0〜5V、0〜10V、
0〜50mV（0〜50mVは形E5CC-Uのみ使用可能（2014年5月生産分より）
）

センサ入力

指示精度
（周囲温度23℃）

熱電対：（指示値の±0.3％または±1℃の大きい方）±1ディジット以下＊
白金測温抵抗体：（指示値の±0.2％または±0.8℃の大きい方）±1ディジット以下
アナログ入力：±0.2％FS±1ディジット以下
CT入力：±5％FS±1ディジット以下

熱電対：（指示値の±1％または±2℃の大きい方）±1ディジット以下＊
白金測温抵抗体：（指示値の±0.2％または±0.8℃の大きい方）±1ディジット以下
アナログ入力：±0.2％FS±1ディジット以下

入力サンプリング周期

50ms

入力インピーダンス

電流入力150Ω以下、電圧入力1MΩ以上（形ES2-HB/THBを接続する際は、1：1接続でご使用ください）
ON/OFFまたは2自由度PID（オートチューニング付き）

制御方式
リレー出力
制御出力

1a AC250V 3A（抵抗負荷）
電気的寿命10万回
最小適用負荷 5V 10mA
（参考値）

電圧出力
（SSR駆動用）

出力電圧 DC12V±20%（PNP） 最大負荷電流 21mA、短絡保護回路付き

リニア電流出力

DC4〜20mA/DC0〜20mA 負荷500Ω以下 分解能 約10,000

点数
補助出力

1c AC250V 3A（抵抗負荷）
電気的寿命10万回
最小適用負荷 5V 10mA
（参考値）

出力仕様
点数

1点または2点（機種による）

2点（機種による）

リレー出力 1a AC250V、1出力タイプ/2出力タイプ：3A（抵抗負荷）
または3出力タイプ：2A（抵抗負荷）
電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA（参考値）

リレー出力 1a AC250V、2A（抵抗負荷）
電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA
（参考値）

ー

1点
（機種による）

ー
イベント
入力

外部接点
入力仕様

機能

伝送出力

有接点入力時：ON：1kΩ以下ー

無接点入力時：ON：残留電圧1.5V以下 OFF：漏れ電流0.1mA以下

ー

流出電流：約7mA（1接点あたり）ー

ラン／ストップ切替、
オート／マニュアル切替、
マルチSP No.、
正／逆動作反転、
AT実行／中止、
警報ラッチ解除、プログラムスタート、
設定変更許可／禁止、
通信書込許可／禁止のいずれかを割付

点数

ー

出力仕様

ー
ー

機能
設定方式

前面キーによるデジタル設定
ーリモートSP入力
端子サイズ

OFF：100kΩ以上

Ｍ３.5（E5CC-Uの接続ソケットの端子サイズ）

Ｍ３

取得規格
＊K
（−200〜1300℃レンジ）、T、Nの−100℃以下とU、Lは±2℃±1ディジット以下。Bの400℃以下は規定なし。Bの400〜800℃は±3℃以下。
R、
Sの200℃以下は±3℃±1ディジット以下。Wは（±0.3%PVまたは±3℃の大きい方）±1ディジット以下。PLⅡは（±0.3%PVまたは±2℃の大きい方）±1ディジット以下。

中無休 でお客様の場をサポートします。
年末
末年始・GWも朝8時から夜9時まで
専門門スタッフが技術相談に対応
日本
本国内どこへでも商品を緊急配送
緊急
急配送サービスは、
オムロンフィールドエンジニアリング（株）の担当
当スタッフが対応いたします。詳しくはお問い合わせください。
＊ 画像はイメージです。

ク イック

日

オムロン

0120-919-066

電話相談●携帯電話・PHS・IP電話などからのご利用は 055-982-5015（ 通話料がかかります）

温度調整器の選定が当社Webからできます！
STEP1.「オムロン制御機器インターネット サービス」
サイトにアクセス
FAオムロン

STEP2. サイト内検索で探す▶ 大まかな選定はこちら

温調▶ 詳細な選定はこちら

温調スペックセレクタ

プログラム制御がより見やすく簡単・確実に形E5□C-T
プログラムタイプ登場！

おすすめセレクション

プログラムタイプにつきましては、「形E5□C-T 温度調節器（デジタル調節計）
プログラムタイプ パンフレット」（カタログ番号：SGTD-077）
をご参照ください。

詳細については、「形E5□C/E5□C-T 温度調節器（デジタル調節計）
データシート」（カタログ番号：SGTD-073）
をご参照ください。
当社の最新の「ベスト制御機器オムロン」「、総合カタログ」
もしくは当カンパニーのホームページ(www.fa.omron.co.jp)にあります「ご承諾事項」
をご理解の上ご注文ください。

本誌には主に機種のご選定に必要な内容を掲載し、ご使用上の注意事項等は掲載しておりません。
ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、
必ずユーザーズマニュアルをお読みください。

本誌に記載の標準価格はあくまで参考であり、確定されたユーザ購入価格を表示したものではありません。
本誌に記載の標準価格には消費税が含まれておりません。
● 本誌に記載されているアプリケーション事例は参考用ですので、ご採用に際しては機器･装置の機能や安全性をご確認の上、
ご使用ください。
● 本誌に記載のない条件や環境での使用、および原子力制御･鉄道･航空･車両･燃焼装置･医療機器･娯楽機械･安全機器、
その他人命や財産に大きな影響が予測されるなど、特に安全性が要求される用途に使用される際には、当社の意図した商品用途の場合や特別の合意がある場合を除き、当社は当社商品に対して一切保証をいたしません。
● 本製品の内、外国為替及び外国貿易法に定める輸出許可、承認対象貨物（又は技術）に該当するものを輸出（又は非居住者に提供）する場合は同法に基づく輸出許可、承認（又は役務取引許可）が必要です。
●

インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー●製品に関するお問い合わせ先
お客様相談室

オムロン制御機器の最新情報をご覧いただけます。
クイック

オムロン

0120-919-066

www.fa.omron.co.jp
緊急時のご購入にもご利用ください。

携帯電話・PHS・IP電話などではご利用いただけませんので、下記の電話番号へおかけください。

電話 055-982-5015（通話料がかかります）■営業時間：8:00〜21:00

オムロン商品のご用命は■営業日：365日●FAXやWebページでもお問い合わせいただけます。

FAX 055-982-5051 / www.fa.omron.co.jp●その他のお問い合わせ
納期・価格・サンプル・仕様書は貴社のお取引先、または貴社
担当オムロン販売員にご相談ください。
オムロン制御機器販売店やオムロン販売拠点は、Webページでご案内しています。

カタログ番号 SGTD-072G

2014年3月現在 ①YM○

○ OMRON Corporation 2011-2014 All Rights Reserved.
お断りなく仕様などを変更することがありますのでご了承ください