環境報告書2023

東京二十三区清掃一部事務組合
渋谷清掃工場私たちの取組

渋谷清掃工場環境方針
基 本 理 念渋谷清掃工場は、環境行政を担う事業体として地域の公衆衛生を確保し、持続可能な都市環境を維持・向上してゆくために、地球環境の保全に優れた循環型ごみ処理システムの構築を地域の人々と協力して目指します。
この基本理念に基づき、渋谷清掃工場は、次の基本方針を定めて事業運営に当たります。

基 本 方 針1 可燃ごみの適切な処理を通じて地域の衛生的で快適な都市環境を確保するとともに、環境マネジメントシステムの継続的な改善によって事業活動に伴う環境負荷を低減し、環境汚染を予防することに努めます。
2 環境目的及び目標を設定して計画的に環境管理活動に取り組み、その達成度を評価して定期的な見直しを行います。
3 環境に関する法令の意図を十分に理解してこれを順守するとともに、「渋谷清掃工場の操業に関する覚書」を誠実に履行します。
4 可燃ごみの焼却熱を発電や作業用蒸気生産に有効利用し、また、事業活動を通じて資源の有効利用に努めます。
5 構内樹木を適正に管理することにより緑豊かな周辺環境の保全に努めるとともに、立地を生かして地域に開かれた施設運営を目指します。
6 この環境方針を、工場職員と常駐作業受託者の全員に周知するとともに、一般に公開します。

令和5年4月1日
東京二十三区清掃一部事務組合
渋谷清掃工場長

新井 進

環境管理委員会

私たちの組織渋谷清掃工場は、工場長を含めて42名の職員と17名の常駐作業受託者で運営しています。運転係は4つの係が交代しながら土日、祝日を含めて連続稼働を行う焼却炉の運転、監視、点検等にあたっています。各係の主な仕事の内容は以下のとおりです。
（令和5年11月現在）

工 場 長

管理係 3名
常駐作業受託者 1名

技術係 7名
常駐作業受託者 16名

・職員の人事及び給与・契約・事業の運営・連絡調整

・廃棄物の受入れ・灰の搬出・燃焼管理
・公害防止・分析測定
・施設の公開、見学・搬入設備機器の維持管理整備係 11名

運転第一係～第四係
各係5名 計20名

・設備機器の維持管理
・設備機器の補修工作・焼却プラントの運転・監視・設備機器の巡回点検

環境管理に対する取組
環境目的及び著しい環境側面
環境目的
排ガス中の大気汚染物質の発生抑制
省資源、省エネルギーの推進
工場周辺の環境維持
環境情報の提供
悪臭の発生抑制
薬品漏洩及び飛灰飛散時を含む緊急対応
放流水の水質維持著 しい環境側面
1

ごみを燃料とした発電

2

環境情報の提供（見学案内、エコ用品の使用）

通常
通常

3

飛灰の飛散

事故時

4
56

ダイオキシン類の排出
Hgの排出
処理水放流

通常
通常
通常

78

アンモニア水の漏洩
塩酸の漏洩

事故時
事故時

9

苛性ソーダの漏洩事故時

10

脱臭剤（活性炭）の劣化による臭気の飛散

非通常

公害防止基準（抜粋）
管理基準 ※ 1

維持管理項目排ガス

維持管理計画値 ※ 2

法基準値

ばいじん

0.008 g/㎥Ｎ

0.01 g/㎥Ｎ

0.04 g/m㎥Ｎ

窒素酸化物

40 ppm50 ppm

250 ppm

硫黄酸化物

8 ppm

10 ppm46 ppm

塩化水素8 ppm

10 ppm430 ppm

ダイオキシン類－

0.1 ng -TEQ/㎥Ｎ

0.1 ng -TEQ/㎥N

水銀

40 µg/㎥Ｎ

50 µg/㎥Ｎ

50 µg/㎥Ｎ

一酸化炭素

50 ppm60 ppm100 ppm

焼却炉内温度

850 ℃以上

850 ℃以上

800 ℃以上

ろ過式集じん器入口温度

140 ℃以上165 ℃以下

150 ℃程度

200 ℃以下

下水放流水のpH

5を超え9未満－5を超え9未満臭気

敷地境界から外で悪臭を感じない－

敷地境界の臭気指数１2

焼却灰の熱しゃく減量

－

1 ％以下

10 ％以下※1 管理基準※2 維持管理計画値

当工場の環境管理活動の目標値
廃棄物処理法上の「維持管理計画書」において届け出た数値※来年度よりISO14001からいちくみEMSに移行します

周辺環境維持への取組事例(緑地の維持管理)

環境マネジメントシステムとは、企業や自治体などの組織が、自らの活動に伴う環境への影響を自主的、継続的に改善していくための経営のしくみをいいます。
清掃一組が所管する中間処理施設では、平成11年度からISO14001（注）に基づく環境マネジメントシステムを計画的に導入、認証取得し、環境汚染物質の削減、省資源・省エネルギーに取り組んできました。
環境マネジメントシステムの導入から24年が経過し、組織に環境管理の考え方が定着したため、また、これまで蓄積したノウハウを活用し、環境管理の効率化及び業務との連携強化を図るため、令和5年度にISO14001の認証を返上し、令和6年度以降は「いちくみ環境マネジメントシステム（いちくみEMS）」を運用することとしました。いちくみEMSでは清掃一組職員による自己検査を行い、環境管理が適切に行われていることを確認していきます。
（注）ISO14001は、ISO（国際標準化機構）が定めた環境マネジメントシステムに関する国際規格です。

令和4年度の物質・エネルギー収支

外部から渋谷清掃工場へ
可燃ごみ
ごみ搬入量38,918t

エネルギー
都市ガス0000535,509 m3002,608MWh
受電電力量0000
用 水040,219 m3
上水使用量000
005,189 m3
雨水利用量0000

プラットホーム

中央制御室

渋谷清掃工場から外部へ
灰搬出量 3,013 t
飛 灰→当組合内灰溶融施設(1,654ｔ）及び一部資源化(502ｔ）
不燃物→埋立処分場(628ｔ）及び一部資源化（229ｔ）

飛灰運搬車
二酸化炭素排出量※
エネルギー起源（電気・都市ガス・灯油） 2,626 t
非エネルギー起源（） 20,818 t

薬 剤
アンモニア水
苛性ソーダ
塩酸

87 ｔ
48 ｔ
15 ｔ
等

薬剤タンク

煙突

排ガス、排水 測定結果 次ページ
排ガス→浄化処理後大気へ（煙突から）
排 水→浄化処理後下水道へ

蒸気タービン（開放点検中）
発電電力量
うち売電電力量

16,938 MWh
6,447 MWh
→電気事業者
売却分※「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき算定した、一般廃棄物の焼却等により排出した数値

排ガス測定結果
ばいじん

ばいじん

0.015
g/m3N

排ガス中に含まれる、すすや燃えかすのことです。
ろ過式集じん器のバグフィルターで捕集し、除去しています。
維持管理計画値： 0.01 g/m3N 以下維持管理計画値

0.010.005
0R2年度

R4年度

窒素酸化物

75

維持管理計画値
50ppm

窒素酸化物
光化学スモッグや酸性雨を引き起こす大気汚染物質です。
空気に含まれる窒素やごみに含まれる窒素が燃焼により酸化されて発生します。工場では触媒設備により除去しています。

R3年度

維持管理計画値： 50 ppm以下

250

R2年度
硫黄酸化物

R4年度

硫黄酸化物

15ppm

酸性雨の原因となる大気汚染物質です。
ろ過式集じん器では、消石灰を吹き込み、洗煙設備では、苛性ソーダ溶液と反応させて、除去しています。

R3年度

維持管理計画値
維持管理計画値

105

維持管理計画値： 10 ppm以下
0R2年度
塩化水素

R4年度

塩化水素

15

維持管理計画値
維持管理計画値

10ppm

硫黄酸化物と同じく、酸性雨の原因となる大気汚染物質です。
ろ過式集じん器では、消石灰を吹き込み、洗煙設備では、苛性ソーダ溶液と反応させて、除去しています。

R3年度

50

維持管理計画値： 10 ppm以下

R2年度

水銀

維持管理計画値： 50 µg/m3N 以下

R4年度

水銀

75µg/m3N

水銀は、揮発しやすく、人体に毒性がある金属です。
ろ過式集じん器では、活性炭に吸着させ除去し、洗煙設備では、キレート剤により除去しています。

R3年度

維持管理計画値

50250

R2年度

R3年度

ろ過式集じん器

R4年度

触媒設備

分析計外観

各種排ガス処理設備

分析計内部
洗煙設備

排ガス分析計（常時監視用）

排水測定結果
pH (水素イオン濃度指数)pH10987654

排ガスの洗浄等に使用した水を処理後、適切に下水道に放流するためpHの常時監視を行っています。7が中性で酸性（7未満）又はアルカリ性（7を超える）を示す指標です。7から離れるほど酸性やアルカリ性が強くなります。
下水排除基準： 5を超え9未満

下水排除基準(上限)

下水排除基準(下限)R2年度

BOD (生物化学的酸素要求量)600

下水排除基準： 600 mg/L未満

下水排除基準4002000

R2年度

SS (浮遊物質量)

R3年度

R4年度

SS

800600mg/L

水の濁りを表す指標です。水中に浮遊している物質が1リットル中何mg存在しているかを示します。
下水排除基準： 600 mg/L未満

R4年度

BOD

800mg/L

水の有機物による汚れを表す指標です。水中の有機物を微生物が分解するとき消費する酸素量で示します。有機物が多いと、必要とする酸素量も多くなります。

R3年度

下水排除基準4002000

R2年度

R3年度

R4年度

※排ガス・排水に関する測定結果は、当該年度の第三者機関による測定(複数回)の平均値を年度の代表値として記載しています。
汚水処理設備Q. 汚水処理設備とは、どんな設備ですか？
A. 清掃工場内で発生する汚水に含まれる固形物や重金属などを凝集沈殿・ろ過して除去することにより、汚水を浄化する設備です。処理された水は、下水排除基準を満たすことを確認したのち下水道へ放流します。

用語の解説
mg（ミリグラム）

1000分の1グラムの質量を表します。

µg（マイクログラム）

100万分の1グラムの質量を表します。

ng（ナノグラム）

10億分の1グラムの質量を表します。

ppm（ピーピーエム）「part(s) per million」の略称で100万分の1の割合を表します。

施設のあらまし
建築概要

設備概要

工場棟 鉄骨鉄筋コンクリート造
地下3階、地上6階 高さGL+44.5 m

焼却炉
ボイラ設備

全連続燃焼式流動床炉
焼却規模 200 t/日 1基
過熱器付自然循環式水管ボイラ
蒸発量 31 t/h 1基

発電設備

敷地面積 約9,000 m2
建築面積 約5,380 m2
延床面積 約16,500 m2
総工費積 約133億円（本体工事）
工期面積 平成10年4月～平成13年7月

蒸気タービン発電機
定格出力4,200 ｋW
汚水処理設備 二段凝集沈殿+ろ過方式
排ガス処理設備 ろ過式集じん器
洗煙設備
触媒設備
約150ｍ
煙突

焼却炉の仕組み
渋谷清掃工場では、流動床（りゅうどうしょう）式焼却炉という下図のような方式を採用しています。
砂が入った焼却炉の中に下から空気を吹き込むと、砂は沸騰したお湯のように踊りだします。
この状態の砂を熱し、その中にごみを投入して燃焼させます。
ごみクレーンでごみをかき混ぜ均一化してから、ごみホッパに投入します。

排ガスは、複数の公害防止設備できれいにしてから工場外に出しています。

四軸のスクリューで構成され、ごみを連続して定量的に焼却炉に投入します。

ふるい分けされた砂は、砂循環エレベータで焼却炉に戻されます。

砂を600～700 ℃に熱し、その中にごみを投入して完全燃焼させます。炉内は850℃以上になっています。

焼却炉の底から抜き出された不燃物と砂は、砂分級装置でふるい分けされます。

押込ファンにより、ごみバンカ内の空気を焼却炉に送ります。

ふるい分けされた不燃物は、貯留された後、埋立処分場に搬出されます。

工場からのお願い◇不適正ごみの搬入防止にご協力ください◇

可燃ごみの中に電気コードやビニール傘、針金ハンガーなどの金属類が混ざっていると、焼却炉の停止や故障の原因となります。
見学者通路には、工場の機械に詰まった金属類を展示しています。工場の安定操業のために、ごみの適正な分別をお願いします。
清掃工場の機械に絡まった金属類

コミュニケーション
運営協議会
運営協議会を原則として、年に1回開催しています。運営協議会では清掃工場の操業状況（ごみ搬入状況、ごみ焼却状況、発電状況、工場の主な工事計画など）及び環境調査結果の報告を行い、地域住民代表、渋谷区及び東京二十三区清掃一部事務組合で意見交換を行っています。
排ガス状況表示盤
当工場の八幡通りに面した門の脇に、排ガス状況表示盤を設置しています。煙突から排出される排ガスの計測データを常時表示することで、工場の正常な稼働状況を周辺住民の皆様へお知らせしています。
※ 表示項目：硫黄酸化物・窒素酸化物・塩化水素・一酸化炭素・ばいじん

渋谷清掃工場だよりの発行
渋谷清掃工場だよりを、年2回発行しています。運営協議会の報告や工場のトピックスなどの記事を掲載しています。当工場の1階の頒布物ラックと4階見学者コーナーから自由にお取りいただけます。
また、当組合ホームページにも掲載しています。
工場見学会
渋谷清掃工場では見学会を開催して、工場の設備や運営の様子を紹介しています。焼却炉が稼働している期間の月曜日から金曜日に40名までの団体見学が可能です。
また、毎月1回、1名からでも参加できる個人見学会も開催しています。
なお、団体、個人とも見学には予約が必要です。
見学予約・問合せ先 ：TEL 03-3498-5311（代） 月～土 9:00～17:00

個人見学会の様子

模型などの展示スペース

ごみバンカとごみクレーン

問合せ先
東京二十三区清掃一部事務組合 渋谷清掃工場
所在地
電話
交通機関

〒150-0011 東京都渋谷区東一丁目35番1号03-3498-5311（代）
FAX 03-3498-5316
ＪＲ渋谷駅南口より徒歩約10分または新南口より徒歩約5分
作成者
山下 剛（技術係長）
発行責任者 新井 進(工場長）
発行
令和5年11月

URL : https://www.union.tokyo23-seisou.lg.jp/kojo/
shibuya/index.html

案内図

印刷物登録
令和5年度 第77号