非接触式 IC カードリーダー[NHJ-□U-W-□□□K]

取扱説明書
SET

Card

RESET

SET

RESET

123456789＊0Card

CLR

SET

Card

RESET

#ENT

SET

RESET

123456789＊0Card

CLR#ENT

この度は、ホーチキ製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品を安全に正しくお使いいただくため、必ず本書をお読みください。

非接触式 IC カードリーダー [NHJ-□U-W-□□□K]

取扱 説 明 書
目次
1

ご使用になる前に ....................................................................................................................................... 2
1.1

本製品を安全にお使いいただくために ........................................................................................................................... 22

概要 .................................................................................................................................................................. 33

特長 .................................................................................................................................................................. 34

各機種の違い ................................................................................................................................................ 35

各部の名称と役割 ....................................................................................................................................... 46

操作方法 ......................................................................................................................................................... 57清掃 .................................................................................................................................................................. 58

運用上の注意 ................................................................................................................................................ 69

機器仕様 ......................................................................................................................................................... 61

取扱方法1

ご使用になる前に本装置を安全にお使いいただくために、この説明書はいろいろな絵表示を行っています。絵表示の意味は次のようになっています。内容をよくご理解いただいてから本文をお読みください。
この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が重傷や傷害を負うか、機能の一部に重警告 大な悪影響を及ぼすことが想定される場合を表しています。

注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が傷害を負うか、機能に悪影響を及ぼすことが想定される場合を表しています。
「禁止」を表しています。

「必ず行う」を表しています。

1.1

本製品を安全にお使いいただくために本製品を安全にお使いいただくために、以下の内容をよく読み、ご理解いただいた上でご使用ください。

警告
弊社指定の技術者以外は施工やメンテナンスを行わないでください。事故や故障の原因になります。

以下のような環境に設置（あるいは保管）しないでください。故障の原因になります。
・振動や衝撃を受ける場所

以下のような環境に設置する際は、必ず付属の防滴パッキンを使用してください。パッキンを使用しない場合は、所定の防滴性能が得られません。
・水、雨水がかかる可能性のある場所
・結露が予想される場所
・多湿の場所・腐食性ガスが発生する場所

弊社の入退室管理システム以外の用途に使用しないでください。事故や故障の原因となります。

本装置の使用温度範囲は-10℃～+50℃です。この温度範囲を超えるような環境には設置しないでください。機器の性能劣化や故障の原因になります。
本装置の分解・改造等は行わないでください。
事故や故障の原因となります。

強電界やノイズが発生する場所では、キー入力の取り込み不良が発生する恐れがあります。
電力線等、ノイズ源となる電線からは本機器の配線を離して布設してください。
そのような症状が発生した場合は販売店にご相談下さい。

22

概要

本装置は弊社製入退室管理システム id・Techno シリーズ用の非接触式 IC カードリーダーです。
磁気カードリーダーとは異なり、カードをカードリーダーに接近させるだけで入退室管理を行うことができます。

3

特長
ISO14443 TypeA（MIFARE）および、ISO18092 NFC TypeF（FeliCa）規格に準拠したカードを使用する非接触式 IC カードリーダーです。
1 台のカードリーダーで１２種類までのカードを認識する、マルチポーリング方式を採用しています。
カードの読み取りにより、電気錠解錠が可能です。
（※１）
キー操作とカードの読み取りにより、警戒の開始/解除が可能です。
（※２）
電波法上の許可あるいは申請を必要としません。
（※１）14 キー型はキー操作＋カード読み取りによる電気錠解錠にも対応（※２）2 キー/14 キー型カードリーダーのみ対応

4

各機種の違い使用できるカードは全機種共通で、FeliCa/MIFARE 方式のカードを使用することができます。
①[NHJ-□U-W-SW]

白色外観のキーなし型カードリーダーです。

カード操作に対応しています。

②[NHJ-□U-W-SW2K]

白色外観の 2 キー型カードリーダーです。

カード操作および警戒の開始/解除操作に対応しています。

③[NHJ-□U-W-SW14K]

白色外観の 14 キー型カードリーダーです。

カード操作および警戒の開始/解除操作、暗証番号入力に対応しています。

④[NHJ-□U-W-BL]
黒色外観のキーなし型カードリーダーです。

カード操作に対応しています。

⑤[NHJ-□U-W-BL2K]

黒色外観の 2 キー型カードリーダーです。

カード操作および警戒の開始/解除操作に対応しています。

⑥[NHJ-□U-W-BL14K]

黒色外観の 14 キー型カードリーダーです。

カード操作および警戒の開始/解除操作、暗証番号入力に対応しています。

3

5

各部の名称と役割[キーなし型][2 キー型]①[14 キー型]①③③①④⑤④⑤SETRESETSETRESET③③③③
12356789＊04Card

Card

⑥CLR

②

ＬＥＤ名称

①②読取

③解錠

警戒/戸締り②状態
平常時
カードリーダー使用不可（マスク中）カードリーダー使用不可（制御盤間伝送障害）
使用許可カード読み取り時

LED 表示

#ENT

②

備考

青点灯
青点滅（遅）

点滅周期：2 秒/回

赤点滅（遅）

点滅周期：2 秒/回

２秒間消灯

使用不許可カード(*1)読み取り時

２秒間赤点滅条件外使用カード(*2)読み取り時

２秒間赤点滅

キー押下時
解錠中
施錠中
解錠中（繰返制御）
施錠中（繰返制御）解除中
警戒中
警戒開始エラー
警報代表発生火災代表発生(*3)(*1)使用不許可カード
未登録カード、通行レベルエラー、発行回数
エラー、組織コードエラー、期限切れカード、盗難紛失カード(*2)条件外使用カード利用時間外、アンチパスバックエラー、警戒中操作

消灯
消灯
青点灯
消灯
青点灯
消灯
緑点灯
２秒間赤点滅赤点滅（早）
点滅周期：0.8 秒/回
赤橙交互点滅(*3)火災解錠中の扉のみ
消灯から４秒周期で緑２回退館タイマ起動中
点灯
赤点灯から４秒周期で２回入館タイマ起動中消灯
巡回中
水色点灯
ループ閉(*4)
黄点灯(*4)2 キー/14 キー型のファンクション
入力時のみ表示ループ開(*4)
消灯※接続する適合制御盤の型式やソフトウェアバージョンにより表示が異なることがあります。
キー名称

④ SET
⑤ RESET⑥ 10 キー部

機能

警戒開始
警戒解除
数字入力
4

6

操作方法

①電気錠操作
カードリーダー中心に非接触式 IC カードをかざします。なお、警戒中もカード読取時に「ピッ」という音がしますが、電気錠解錠操作はできません。
ピッ
Card

Card

②カードリーダーの応答
本装置がカードあるいはスイッチ操作の情報を読み取ると、「ピッ」とブザーが鳴動します。
操作に伴うＬＥＤの意味については「５．各部の名称と役割」を参照してください。
入退室管理システムは本装置から送られる情報を受け取り、それに基づいて電気錠や防犯設備の警戒開始/解除を制御します。
③キー操作（2 キー型）
操作に応じたキーを 2 回押した後カードをかざします。
※キー操作時の動作は制御盤のデータ設定で変えることができます。
（例）警戒開始操作：警戒/戸締ＬＥＤにて警戒が解除されていることを確認し、SET キーを 2 回押下します。
その後、カードリーダー中心に非接触式 IC カード（※）をかざします。
（※）警戒開始/解除操作が可能なカード④キー操作（14 キー型）
操作に応じたキーを 1 回押した後＃キーを押してカードをかざします。
※キー操作時の動作は制御盤のデータ設定で変えることができます。
（例）警戒開始操作：警戒/戸締ＬＥＤにて警戒が解除されていることを確認し、SET キーを 1 回押下した後＃キーを押下します。
その後、カードリーダー中心に非接触式 IC カード（※）をかざします。
（※）警戒開始/解除操作が可能なカード

注意
カード操作を行うときは同時に複数のカードをカードリーダーに近づけないでください。また、カードと共にカード以外のものを近づけないでください。カードデータの読み取りが正常にできないことがあります。
非接触式 IC カードは、カード操作部に平行にかざしてください。(使用できるカード及び読み取り可
能な距離は仕様一覧を参照)
また、設置環境などによって読み取り可能距離が短くなる場合があります。

7

清掃

パネルの汚れは、薄めた中性洗剤の液に浸してかたく絞った柔らかい布でふき取ってください。

注意
シンナーやベンジン等の有機溶剤を清掃に使用しないでください。装置を痛めることがあります。
清掃は装置内部に水が浸入しないよう注意して行ってください。故障の原因になります。
防滴パッキンを使用した場合でも、清掃等で機器に水圧を加えないでください。
装置内部に水が浸入して、故障の原因になります。

5

8

運用上の注意本装置は電波を使用するため、電磁ノイズにより所定のカード読み取り性能が得られないことがあります。
また、結露によりカード読み取り性能が一時的に低下することがあります。

9機器仕様
項目
商 品 記

仕号
-SW

定 格 電 圧
電源電圧範囲消 費 電 流(DC12V時)
カード読み取り方式
使 用 周 波 数
カード読み取り距離

適 合 カ ー ド※各種カードの種類については、販売店にお問い合せください。

工 場 出 荷 時
読み取りカ ー ド-BL様

NHJ-□U-W-SW2K-BL2K
DC 12V
DC10.8V～13.2V
２0.4V～26.4V-SW14K-BL14K

1２0mA
電磁誘導方式13.56MHｚ
約2.5cm(弊社試験カードでの測定値です。
読み取り距離は設置環境、使用カードによって変わります。)
FeliCa 方式カード※1
MIFARE Classic1K 方式カード※1 暗号鍵無エリアのみ読み取り可能
FeliCa方式カード※その他のカードやお客様のカードを使用する場合は、カードリーダーのカードフォーマット登録をを行うための登録用カード(別途手配)が必要です。詳細は販売店にお問い合わせください。
2個
14 個
キー・SET キー
・SET キー・RESET キー
・RESETキー－・０～９キー・＃（ENT）キー・＊（CLR）キー表示
灯 ６LED（表示灯４個）
・読取 LED (赤単色LED＋青単色LED）・解錠 LED (赤単色LED＋青単色LED）・警戒/戸締 LED（左） (赤青緑3色LED）・警戒/戸締 LED（右） (赤青緑3色LED）設 定 ス イ ッ チ ディップスイッチ
・アドレス:3 ビット(8 アドレス)
・カードフォーマット登録モード :１ビット・ファンクション切替モード:１ビット・ブザー鳴動:１ビット・２キー使用:１ビット
・１２キー使用:１ビット※設定方法は、別紙「工事説明書」をご参照ください
ブザー ・操作音(キー操作､カード読み取り時)※操作音有無設定有り
・その他（制御盤による鳴動制御）
本体カバーの開閉検知
タ ン パ ー
制 御 盤 間 接 続 ・電源線 : 2本・通信線 : 2本
(RS-485、半二重、調歩同期)
150m以下 (CPEV-0.9S)
許 容 線 路 長
適 合 制 御 盤 入退室管理システム制御盤
NLH-AW-C-8D / NLH-BW-C-8D / NLH-AW-C-8D(IO) / NLH-BW-C-8D(IO)
NLJ-AW-C-8D / NLJ-AW-C-8D-M / NLI-AW-C-1D※接続する適合制御盤の型式やソフトウェアバージョンにより表示が異なることがあります。

6項
商目品

記

仕号-SW

外形

寸様

NHJ-□U-W

法-BL-SW2K-BL2K-SW14K-BL14K

露出部:120(H)×70(W)×12(D)mm(含む本体部:40(D)mm)

質 ・外カバー：ポリカーボネイト樹脂（自己消火性）

材

・下カバー：ABS樹脂（難燃性）・取付板金：ステンレス鋼板
・パッキン：単泡樹脂スポンジ

外観色

彩 白色・ｼﾎﾞ加工 黒色・ｼﾎﾞ加工 白色・ｼﾎﾞ加工 黒色・ｼﾎﾞ加工 白色・ｼﾎﾞ加工 黒色・ｼﾎﾞ加工

滴

仕量
約 150ｇ様 保護等級IP34(※) (付属パッキン使用時)

質防※直径2.5mm以上の外来固形異物の侵入に対して保護。
あらゆる方向からの飛沫水に対して保護使用温度範囲-10℃～+50℃

六角レンチ（1.5mm）
適 用 工 具取 り 付 け 方 法 ・露出配線時：1個用露出ボックスまたは、2個用ボックスカバーにより2個用露出ボックス：1個用埋込スイッチボックス（カバー付）または、2個用ボックスカバーにより2個用埋込スイッチボックス(カバー付）※埋込は、パッキンとの間に隙間の生じない平らな設置面であること。
詳細は別紙「工事説明書」をご参照ください
使 用 可 能 JIS C 8340
スイッチボックス ・1個用埋込スイッチボックス(カバー付）
・2個用埋込スイッチボックス(カバー付）
・1個用露出ボックス（市販品メタルモール用 深型）
・2個用露出ボックス（市販品メタルモール用 深型/浅型）
JIS C 8435
・1個用スイッチボックス(カバー付）
・2個用スイッチボックス(カバー付）
・2個用露出ボックス（市販品メタルモール用 深型）
・埋込時付属品

・防滴パッキン・取付板金・取付コネクタ【商標・著作権について】● id･Techno は ホ ー チ キ 株 式 会 社 の 登 録 商 標 で す 。
● FeliCa は ソ ニ ー 株 式 会 社 の 登 録 商 標 で す 。
FeliCa は ソ ニ ー 株 式 会 社 が 開 発 し た 非 接 触 IC カ ー ド の 技 術 方 式 で す 。
● MIFARE は NXP セ ミ コ ン ダ ク タ ー ズ 社 の 登 録 商 標 で す 。
● 本 文 中 で は 、 Ｒ マ ー ク （ Registration Symbol） や Ｔ Ｍ （ trademark） は 明 記 し て おりません。
● 本書の一部、または全部を弊社の許可なくして複製、複写、転載することは、メディアを問わず禁止します。

本社 〒141-8660
東京 都 品川 区 上大 崎 2-10-43
TEL 0120-919-856（お 客 様ご 相 談窓 口 ）http://www.hochiki.co.jp（201９.０１）2-8-001-03６6-152
7