白山浄水場
HakusanHkPurifi
Pifi
ficationtiPlant
Pl

八戸圏域水道企業団

ᆆ່࢘๣‫ܣ‬ʴඏᝯ特徴○馬淵川と新井田川の原水を相互融通し処理する

白山浄水場は、八戸市中心街から南西 4.5㎞、標高 105 ｍの八戸ニュータウンに位置し、馬淵川と新井田川（世増ダム）を水源に、企業団全体の約 80％の水を処理している、施設能力が平庭高原ことができます。
○安全でおいしい水を供給するため、通年で粉末活性炭処理を行っています。

130,520㎥ / 日の基幹浄水場です。
施設は、馬淵川系と新井田川系で構成され、相互に原水を融通することができ、渇水や水源水質汚染、突発事故などにも強い「2 水源による水道水供給システム」となっています。ここで処理された水は、圏域 7 市町のほぼ全域及び岩手県洋野町と、非常に広い範囲に送られています。
企業団では、より安全でおいしい水の安定給水のため、施設の統廃合を進め、設立当初 21 か所あった浄水場を、白山、三島、蟹沢の 3 つの浄水場に集約しました。平成 23 年からは、食品マネジメ
ントシステムの国際規格であるＨＡＣＣＰ（ハサップ）の考えを取り入れた水安全計画に基づく管理を行っています。

袖山

世増ダム

○屋根がない沈澱池の凍結防止として、表層ばっ原水の相互融通可能気を行っています。

是川ポンプ場

着水井

着水井○企業団職員による 24 時間体制で運転管理しています。

白山浄水場
新井田川系

○水質検査・管理の専門部署である水質管理課と連携し管理しています。

馬淵川系

新井田川

馬淵川
配水池

○自動連続測定による水源や浄水処理工程水の監視を行っています。
○水源水質事故発生時は、連絡協議会や関係機関これまでの経緯と連携した対応を行っています。

馬淵川系は、八戸市水道部時代に、八戸市の急速な発展に伴う水需要の増加から、将来の新井田川からの取水を考慮し、馬淵川と新井田川の中間にあたる現場所に建設し、昭和 50 年に運転を開始しました。
新井田川系は、その後の水需要の伸びや水源不足、経営基盤の強化等の課題から、新たな水源を新井田川水系の世増ダムに求め、末端給水型広域水道事業を開始した企業団設立後に、洋野町との施設概要

共同事業で建設し、平成 18 年に浄水場の運転、平成 22 年に新井田川からの取水を開始しました。
昭和 47 年

八戸市水道事業

第 2 期拡張事業着手

昭和 50 年

馬淵川系 1 系竣工（施設能力 25,000㎥ / 日）

昭和 54 年

馬淵川系 2 系増設（施設能力 50,000㎥ / 日に増強）

昭和 61 年

『安全で安定的な給水の確保』を目標に八戸圏域水道企業団設立
企業団第一期拡張事業着手

平成 16 年

世増ダム完成供用開始

平成 18 年

新井田川系 1・2 系竣工（施設能力 50,000㎥ / 日）
馬淵川系施設能力 80,520㎥ / 日に増強

平成 22 年

新井田川系取水・導水施設竣工、新井田川からの取水開始（2 水源による水道水供給システムの運用開始）平成 23 年

水安全計画の運用開始

平成 28 年

活性炭接触池平成 30 年

管理棟見学者ホール改修

令和 3 年

中央監視設備更新

稼働（新井田川系浄水場）

川中島ポンプ場

施設名

新井田川系

馬淵川系

水源

二級河川 新井田川（ダム放流水）

一級河川 馬淵川（表流水）

61,389㎥ / 日

80,520㎥ / 日

水利権
施設能力
浄水方法

（うち 洋野町

3,315㎥ / 日）

50,000㎥ / 日

80,520㎥ / 日

凝集沈澱、急速ろ過

左に同じ

粉末活性炭処理

活性炭接触池650㎥× 2 池

（上下迂流方式）（56 区画 / 池）

着水井

94.1㎥× 2 池

89.7㎥× 2 池

急速混和池

53.8㎥× 2 池

36.5㎥× 2 池

フロック形成池

710.1㎥× 2 池

772.1㎥× 2 池

横流 ( 傾斜板 ) 式沈澱池

2,577㎥× 2 池

2,220㎥× 2 池

急速ろ過池（複層）

27.7㎡× 16 池

26.4㎡× 16 池

配水池
排水処理施設
自家発電設備-配水池：10,000㎥× 5 池
天日乾燥床：1,500㎡× 4 床
濃縮槽：980㎥× 2 池
非常用自家発電機
燃料貯蔵量

配水塔：2,200㎥× 1 塔
1,000㎡× 4 床

900㎡× 2 床

汚泥池：800㎥× 2 池

排水池：4 池750KVA、ガスタービン（燃料10,000ℓ× 2 槽 （運転継続時間灯油）48 時間相当）ࠡҹʭʐʊʝʊ๣˘ʐࢇʗʟˑʥˇʱ

⑨急速ろ過池馬淵川と新井田川から取り入れた水（原水）は、白山浄水場で水道水へと処理し、皆さまの元へお届けしています。

①川中島ポンプ場⑩消石灰注入設備残っている濁質

ランゲリア指数を、アンスラサ（水道水の腐食イト（石炭の粒・を示す指数）を10 ㎝） と ろ 過改善し、水道管砂（60㎝）の 2内の腐食を防止層を通して除去

す る た め の pHする設備です。

調整剤（アルカリ剤）を注入する設備です。

⑪白山配水池導水ポンプ 19.1㎥ /min × 515kw × 4 台

水質モニター⑫白山配水塔
水道水の需要量

高台地区への配に応じて、適切水のため、ポンな配水を行うた

プアップして浄めに、浄水を貯水を貯えていまえておく設備です。

す。

②是川ポンプ場
貯水容量 50,000㎥（10,000㎥× 5 池）

貯水容量 2,200㎥⑬馬淵送水ポンプ場

導水ポンプ 18.2㎥ /min × 500kw × 3 台③粉末活性炭注入設備

取水ぜき（ラバーダム）⑭天日乾燥床八 戸 市（ 南 郷 ）浄水場で発生しや三戸町、南部た泥を天日で乾町へ配水するた燥させ、セメンめに馬淵配水塔

トの材料や園芸へ送水します。

用土として再利用しています。

④希硫酸注入設備

異臭味（カビ臭や油臭など）や農薬、有機物などＰＡＣ（ポリ塩化アルミニウム）の効率的な注入を除去するための薬品を注入する設備です。とアルミニウム濃度の低減化を図るための pH 調（平成 17 年 4 月稼働）整剤（酸剤）を注入する設備です。

◆ 水処理試験室◆ 中央管理室
白山浄水場の浄水処理が正常

他、三島浄水場に行われているや蟹沢浄水場なか確認するた

どの運転管理もめ、連続測定を行っています。

しています。

່๣ӹႵ˴˶̝̃ᰑ༂ࣴᎏ່๣‫ܣ‬ȫ።ಘໄ৮࿔
Ȭऋሎ᧝ȭṺṫṭȰฌΠȲ໛ᇺ࿈ȴ᧍๣‫ܭ‬
2,200 ㎥ᰑ༂ࣴ຃ᇼ๴

ᇎ๣Μ৬ᥫ༃‫ؤ‬๴ Ȯ̪̒̀ˬজષ๴

ȯ්໇ ( ѹ௯ೃ ) ॵ຃ʭ˙๴ȱ৬ᥫ˓ᦂ๴

ɥҼોइ༃‫ؤ‬๴ස᱕ʴ᱕ʊ۟֐

᧎๤᧻ 4,000 ㎥ / 日ȩࣴͳࢺ̰̔̚‫ܣ‬˓ᦂ๴ຶ່ୋ๣

400 ㎥ Ć2 ๵๯ຫӹႵ௽ឥ๯ຫ๴ୋ๣๴

ྙᐎභȶ‫ݹ‬఍Ύရ़

980 ㎥ Ć2 ๵

1,500 ㎡ Ć4 ऽ
1,000 ㎡ Ć4 ऽ
ɰ900 ㎡ Ć2 ऽֻ๣ᆸΚ᥯Ꮏ७
600 ㎥ Ć2 ๵

800 ㎥ Ć2 ๵ୋ๣๴ɥҼોइ ( ֡ᦿ )
ɥ͡ોᄎ
ɥ֡ᦼᄎ
᧎๤᧻ɰ7,000 ㎥ / 日˓ᦂ๴ຶ່ୋ๣

ȫ።ಘໄ৮࿔
Ȭऋሎ᧝᱕֐5,000 ㎥௹Μᄈࣴᎏ່๣‫ܣ‬ȵᰑ༂ᥘ๣̰̔̚‫ܣ‬Ϭ֐45,000 ㎥

ȭṺṫṭ

ȰฌΠ

Ȳ໛ᇺ࿈

ȳ᧍๣๴
50,000 ㎥

ܾͪ˽̝

௹Μᄈࣴ
‫ג‬๣ʢʓ
( ̵̦̍˽̝ )຃ᇼ๴ໄ৮࿔୔ណ๴ ᇎ๣Μ৬ᥫ༃‫ؤ‬๴ Ȯ̪̒̀ˬজષ๴

ȯ්໇ ( ѹ௯ೃ ) ॵ຃ʭ˙๴ȱ৬ᥫ˓ᦂ๴

༃‫ؤ‬๴

ᔭ࿯່ͣ

ɥҼોइ
ɥΛોᄎ
ɥᬛ͢ᄎ
ɥ֡ᦼᄎ
ɥʐʊˏʡᄎ
ɥҾોᄎɥຳ᧹ᄎ ( ࢢ૓ᇁ )᧎๤᧻ɰ56,000 ㎥ / 日Ȫమ̰ࣴ̔̚‫ܣ‬⑤ PAC（ポリ塩化アルミニウム）注入設備⑥フロック形成池⑦横流 ( 傾斜板 ) 式沈でん池⑧次亜塩素酸ナトリウム（次亜）注入設備

フロックという泥の塊を羽根車をゆっく大きく成長した細菌などの病原つくり、原水中の濁質をり 回 転 さ せ て、フロックを沈で菌を殺菌するた

分離するための凝集剤をフロックというんさせる設備でめの消毒剤を注注入する設備です。

泥の塊をつくるす。沈でん効果入する設備で設備です。

を 上 げ る た め、す。

ຫഈ

傾斜板を設けています。

̪̒̀ˬʱʰˑ水道企業団の給水区域ҾોᄎⓑᒣίỈሙ

‫ݺ‬बຳ

ʐʊˏʡᄎ
‫ޗ‬Ҹ྾ࣴ

⽣ἑίỈሙ

Λોࣴ

୕ᓥίỈሙ
ᩯෆཷỈ⣔
ᰑ༂ࣴ
௹Μᄈࣴ

㸦⏣Ꮚ⏫࠿ࡽࡢཷỈ㸧

三島浄水場

Ҽોइ
Λોᄎ

白山浄水場

蟹沢浄水場

川中島ポンプ場
是川ポンプ場

ᬛ͢ᄎ
֡ᦼᄎ
世増ダム

͡ોᄎ

◆ 蟹沢浄水場◆ 三島浄水場

連絡先

八戸圏域水道企業団 浄水課〒 039-1112 青森県八戸市南白山台１丁目 11-1
TEL 0178-27-0300（大代表） FAX 0178-27-0302
mail hassui05@jomon.ne.jp