電気工事用防火部材 タイカブラック

耐火シート

R

認定 ＆ 評定 一覧

耐火シート

耐火シート 丸穴、矩形開口に使用できる万能防火部材！
超簡単施工！

耐火シートを耐火シートを耐火シートを配管に巻き付けるだけです。

巻き付け※耐火シートのメッシュ付はスライドできるので、配管が固定されていても施工できます。

スライド

詳
細はこちら

耐火シート工法
国土交通大臣認定

貫通する壁・床の構造

ＣＤ管

ＰＦ管

FEP管

VE管

PS060WL-0731

壁 中空壁 100ｍｍ厚以上

36以下

28以下

30以下

PS060WL-0599

壁 壁 100ｍｍ厚以上

PS060FL-0594

床 床 100ｍｍ厚以上

36以下

42以下

30以下

(一財)日本消防設備安全センター性能評定

貫通する壁・床の構造

KK26-004号

中空壁

ＣＤ管

100ｍｍ厚以上

KK25-004号

壁 壁 100ｍｍ厚以上

KK25-005号

床 床 100ｍｍ厚以上

開口部(mm)

占積率(％)

円形矩形36以下

φ62以下

ー83.4以下

42以下

φ177以下177×390以下

52.7以下ＰＦ管

VE管28以下

42以下

開口部(mm)
円形

矩形36以下

φ62以下

ー42以下

φ177以下177×390以下

36以下■サブウェイ工法(一財)日本消防設備安全センター性能評定(75mm以上の壁を介す)

KK26-010号

床 床 100ｍｍ厚以上

KK27-015号

1

貫通する床の構造

床100ｍｍ厚以上

ＣＤ管

ＰＦ管36以下
28以下

開口部(mm)
円形

矩形36以下※ φ107以下※107×335以下

28以下

エンドカップリング(CD管・PF管用)(注)木造耐火構造物に使用する場合は、所轄行政機関にご確認の上、施工してください。

(※) 施工部のモルタル埋め戻し寸法

国土交通大臣認定書 (一財) 日本消防設備安全センター 性能評定書 の仕様に基づき、正しく施工してください｡(注)製品のご使用は、所轄行政機関にご確認ください｡

耐火シート

耐火シート

1 簡単 配管に巻き付けるだけの簡単施工です！

壁 中空壁 床 共通部材

●メッシュ付はスライドできるので、配管が固定されていても施 工できます。
●中空 壁の場合、開口補強が不要です。
●床 貫 通の場合は、施 工が床上から可能です。

壁 床2 便利 シートだけのシンプル部材！

●壁・床のどちらにも使用できる万能な防火部材です。
●軽量なので持ち運びにも便利です。

3 確実 施工がシンプルなので仕上がりが安定しています！
●シート状の為、規 定 量を確 実に施 工できます。

■メッシュ付

4 安心 2倍以上にふくらみ、延焼を防止！
●300℃以 上の熱を受けると、2倍以 上にふくらみ延焼を防止します。
●加工が少なく、廃材、ホコリもほとんど出ません！

L
配管

最大PF管

φ52mm以下

CD管

φ42mm以下

FEP管

φ42mm以下

VE管

φ48mm以下■ FEP管呼び
20■ PF管
呼び■メッシュ無30品番■ VE管

1416呼びMTKB-S15(M)

2216

36

22

MTKB-S18(M)4236

呼び認定防火措置工法
国土交通大臣認定

PS060WL- ●●●●●●●●● PS060WL- ●●●・●●●●●●●●●●●●●●● PS060WL- ●●●国土交通大臣認定
・●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

品番

呼び径

22

MTKB-S15(M)1628

PS060FL- ●●●●●●●●● PS060FL- ●●●●●●●●● PS060FL- ●●●
警告

2236

未来工業株式会社

MTKB-S18(M)■ エンドカップリング(コネクタ)

16●●●●●●●●●●●防火措置部の上に乗る等、施工箇所を破壊する恐れのある行為を行わないで下さい。※開口部が破壊して転落及び火災時に延焼の恐れがあります。
●再施工及び除去する場合はご相談下さい。※火災時に延焼の恐れがあります。

認定取得会社

4214●●●●●●

・●●●●●●●●●

MTKB-S15(M)

28

■ CD管
認定シール10枚付

品番

1428L

品番
MTKB-S15(M)28

品番MTKB-S15(M)
MTKB-S18(M)※エンドカップリングに施工する場合は、呼び径が異なります。

このラベルは上記認定番号通りに正しく施工したことを表示するためのものです。
施工会社は正しく施工したことを確認し、施工会社名及び施工年月をボールペンで記入して見やすい場所に表示して下さい。

■メッシュ付品番

配管適合外径L

入数

MTKB-S15M
MTKB-S18M

希望小売価格（税抜）

890
1,100

■メッシュ無別途必要(充填材)品

・・壁・床：セメントモルタル番

配管適合外径■サブウェイ工法(KK26-010号)
耐火シート

壁L

入数

MTKB-S15
MTKB-S18

CD管又はPF管770970■サブウェイ工法(KK27-015号)
耐火シート

床壁床CD管又はPF管

CD管又はPF管

床エンドカップリング
壁※

耐火シートは片側のみで施工OKです。

希望小売価格（税抜）

※

耐火シート
CD管又はPF管

耐火シートは片側のみで施工OKです。

2耐火シート

国土交通大臣認定書 (一財) 日本消防設備安全センター 性能評定書 の仕様に基づき、正しく施工してください｡(注)製品のご使用は、所轄行政機関にご確認ください｡

技術資料

耐火シート

耐火シート工法

認定条件（抜粋）●国土交通大臣認定
構

壁・中空壁（PS060WL-0731）

造

開口部

円形：φ62ｍｍ以下

占積率83.4％以下

配管と躯体の隙間2〜10mm

貫通する壁の構造等①準耐火構造(60分)の壁 ・厚さ 100mm以上(両面強化せっこうボード重張軽量鉄骨下地間仕切壁に限る)②耐火構造(60分)の壁・厚さ 100mm以上③ALCパネル
・厚さ 100mm以上④鉄筋コンクリート造
・厚さ 100mm以上
・硬質塩化ビニル電線管(JIS C 8430；VE管)

外径：φ42mm以下

・波付硬質合成樹脂製管(JIS C 3653付属書1；FEP管)

電線管

外径：φ42mm以下

・合成樹脂製可とう電線管(JIS C 8411；CD管、PF管) 外径：φ42mm以下(PF管の場合、外径：φ36.5mm以下)

導体断面積
電線管への(1本あたり)
挿入ケーブル
総導体断面積(電線)(総合計)

22mm2以下
83.1mm2以下●国土交通大臣認定
構

壁（PS060WL-0599）

造

開口部

床（PS060FL-0594）

形状

矩形又は円形：φ177ｍｍ以下

面積

矩形：0.069m2以下

占積率
貫通する壁・床の構造等

52.7％以下①ALCパネル
・厚さ 100mm以上②鉄筋コンクリート造 ・厚さ 100mm以上
・硬質塩化ビニル電線管(JIS C 8430；VE管)

電線管
導体断面積
電線管への(1本あたり)
挿入ケーブル
総導体断面積
(電線)
(総合計)

3

外径：φ48mm以下

・波付硬質合成樹脂製管(JIS C 3653付属書1；FEP管)

外径：φ42mm以下

・合成樹脂製可とう電線管(JIS C 8411；CD管、PF管) 外径：φ52mm以下(CD管の場合、外径：φ42mm以下)
38mm2以下

325mm2以下

476mm2以下

994mm2以下

国土交通大臣認定書 (一財) 日本消防設備安全センター 性能評定書 の仕様に基づき、正しく施工してください｡(注)製品のご使用は、所轄行政機関にご確認ください｡

耐火シート

評定条件（抜粋）●(一財) 日本消防設備安全センター性能評定構

中空壁(KK26-004号)

造

開口部

円形：φ62mm以下(PF管貫通の場合φ56.5mm以下)

配管と躯体の隙間

2〜10mm

壁の構造

厚さ 100mm以上(両面強化せっこうボード厚さ12.5mm

2枚重ね張り/鋼製スタッド壁)

・合成樹脂製可とう電線管(JIS C 8411；PF管) 外径：φ36.5mm以下
挿入線(最大組み合わせ例)
・電力ケーブル：CE/F 3×14mm2
EEF/F 3×2.0mm
・同軸ケーブル：EM S-5C-FB・光ケーブル(外径：φ4.3mm以下)

×1本以下
×1本以下
×1本以下
×1本以下

・合成樹脂製可とう電線管(JIS C 8411；CD管) 外径：φ42mm以下
電線管

挿入線(最大組み合わせ例)
・電力ケーブル：CE/F 3×22mm2
EEF/F 3×2.0mm
・同軸ケーブル：EM S-5C-FB・光ケーブル(外径：φ4.3mm以下)

×1本以下

×1本以下
×1本以下
×1本以下×1本以下

・硬質塩化ビニル電線管(JIS C 8430；VE管) 外径：φ42mm以下
挿入線(最大組み合わせ例)
・電力ケーブル：CE/F 3×22mm2
EEF/F 3×2.0mm
・同軸ケーブル：EM S-5C-FB・光ケーブル(外径：φ4.3mm以下)

×1本以下

×1本以下

×1本以下
×1本以下
×1本以下
×1本以下

●(一財) 日本消防設備安全センター性能評定
構

造壁(KK25-004号)

開口部
壁・床の構造床(KK25-005号)
矩形：177mm×390mm以下
円形：φ177mm以下

厚さ 100mm以上①鉄筋コンクリート/鉄骨鉄筋コンクリート②軽量気泡コンクリート(ALCパネル)
・合成樹脂製可とう電線管(JIS C 8411；PF管) 外径：φ52mm以下
挿入線(最大組み合わせ例)
・電力ケーブル：CE/F 3×22mm2
EEF/F 3×2.0mm
・同軸ケーブル：EM 5C-FB・光ケーブル(外径：φ4.3mm以下)

×1本以下×1本以下×1本以下×1本以下

×1本以下

挿入線(最大組み合わせ例)
・電力ケーブル：CE/F 3×38mm2
EEF/F 3×2.0mm
・同軸ケーブル：EM 5C-FB・光ケーブル(外径：φ4.3mm以下)

・合成樹脂製可とう電線管(JIS C 8411；PF管) 外径：φ45.5mm以下

電線管

挿入線(最大組み合わせ例)
・電力ケーブル：CE/F 3×22mm2
EEF/F 3×2.0mm
・同軸ケーブル：EM 5C-FB・光ケーブル(外径：φ4.3mm以下)

×1本以下×1本以下×1本以下×1本以下

挿入線(最大組み合わせ例)
・電力ケーブル：EEF/F 3×2.0mm
・同軸ケーブル：EM 5C-FB・光ケーブル(外径：φ4.3mm以下)

×1本以下

×1本以下
×1本以下
×1本以下
×1本以下

×1本以下

×１本以下

挿入線(最大組み合わせ例)
・電力ケーブル：CE/F 3×38mm2
EEF/F 3×2.0mm
・同軸ケーブル：EM 5C-FB・光ケーブル(外径：φ4.3mm以下)

・硬質塩化ビニル電線管(JIS C 8430；VE管) 外径：φ48mm以下
挿入線
・電力ケーブル：CE/F 3×38mm2×1本以下
×1本以下
×1本以下
×1本以下

×1本以下×1本以下
×1本以下

・合成樹脂製可とう電線管(JIS C 8411；CD管) 外径：φ42mm以下
挿入線(最大組み合わせ例)
・電力ケーブル：CE/F 3×22mm2
EEF/F 3×2.0mm
・同軸ケーブル：EM 5C-FB・光ケーブル(外径：φ4.3mm以下)

×2本以下

挿入線(最大組み合わせ例)
・電力ケーブル：CE/F 3×38mm2
EEF/F 3×2.0mm
・同軸ケーブル：EM 5C-FB・光ケーブル(外径：φ4.3mm以下)

・合成樹脂製可とう電線管(JIS C 8411；PF管) 外径：φ30.5mm以下

×1本以下
×1本以下×1本以下×1本以下×1本以下
×1本以下
×1本以下×1本以下×１本以下

挿入線
・電力ケーブル：CV 1×325mm2×1本以下

4耐火シート

国土交通大臣認定書 (一財) 日本消防設備安全センター 性能評定書 の仕様に基づき、正しく施工してください｡(注)製品のご使用は、所轄行政機関にご確認ください｡

標 準 施工図（抜粋）
中空壁
100mm以上
シリコーン系シーリング材
耐火シート

25mm以上シリコーン系シーリング材
耐火シート壁壁電線管

ケーブル
(電線)
2〜10mm

2〜10mm

電線管：
φ42以下
電線管径

2〜10mm

2〜10mm

０〜10mm

50mm
以上

開口寸法

開口寸法

耐火シート：
60mm以上コンクリート壁、ALCパネル壁〈複数の場合〉

ケーブル(電線)
耐火シート

耐火シート：60mm以上

耐火シート

セメントモルタル

セメント
モルタル

10mm以下50mm以上10mm以上
ケーブル
(電線)

開口部

電 線 管

開口寸法

10mm以上開口寸法
耐火シート〈1本の場合〉

開口寸法

壁

セメントモルタル

電線管

耐火シート

セメントモルタル

ケーブル
(電線)

100mm以上

開口寸法

コンクリート床、ALCパネル床
ケーブル(電線)
耐火シート〈複数の場合〉

セメントモルタル

開口寸法10mm以上耐火シート

セメントモルタル

10mm以上〈1本の場合〉

セメントモルタル
耐火シート
電線管

ケーブル
(電線)

開口寸法

開口寸法

ケーブル
(電線)
開口寸法

耐火シート

100mm以上

耐火シート：
60mm以上床
電 線 管

セメントモルタル

50mm以上100mm以上

10mm以下耐火シート：60mm以上

床
電 線 管

セメントモルタル

開口寸法

5

耐火シート

10mm以下

開口寸法50mm以上

国土交通大臣認定書 (一財) 日本消防設備安全センター 性能評定書 の仕様に基づき、正しく施工してください｡(注)製品のご使用は、所轄行政機関にご確認ください｡

耐火シート

評定条件（抜粋）●(一財) 日本消防設備安全センター性能評定
構(サブウェイ工法)

床・壁(KK26-010号)

造

開口部

矩形：107mm×335mm以下 ※円形：φ107mm以下 ※

床・壁の構造

厚さ 100mm以上○鉄筋コンクリート/鉄骨鉄筋コンクリート(鉄筋コンクリート、鉄骨鉄筋コンクリート又は軽量気泡コンクリート(ALCパネル)の壁(厚さ75mm以上)を介す)
・合成樹脂製可とう電線管(JIS C 8411；PF管) 外径：φ45.5mm以下
挿入線(最大組み合わせ例)
・電力ケーブル：CE/F 3×22mm2
EEF/F 3×2.0mm
・同軸ケーブル：EM S-5C-FB・光ケーブル(外径：φ4.3mm以下)

電線管×1本以下×1本以下
×1本以下
×1本以下

・合成樹脂製可とう電線管(JIS C 8411；CD管) 外径：φ42mm以下
挿入線(最大組み合わせ例)
・電力ケーブル：CE/F 3×22mm2
EEF/F 3×2.0mm
・同軸ケーブル：EM S-5C-FB・光ケーブル(外径：φ4.3mm以下)

×1本以下

×1本以下

×1本以下
×1本以下
×1本以下
×1本以下
※耐火シートをセメントモルタルで埋め戻す場合の埋め戻し寸法です。

標準施工図（抜粋）
コンクリート床 (サブウェイ工法)※耐火シートは片側のみで施工OKです。

75mm以上

X
耐火シート

壁壁

電線管

かぶり厚25mm以上

100mm以上

100mm以上

10mm以上床

床10mm以上

かぶり厚25mm以上

電線管

耐火シート

X

75mm以上ケーブル(電線)
耐火シート

セメントモルタル(あり又はなし) 電線管〈複数の場合〉

φ107mm以下(セメントモルタル埋め戻し寸法)〈1本の場合〉

セメントモルタル(あり又はなし)

335mm以下(セメントモルタル埋め戻し寸法)

電線管
ケーブル(電線)耐火シート

107mm以下(セメントモルタル埋め戻し寸法)

X 方向矢視※耐火シート施工部をモルタルで埋め戻すことも可能です。

6耐火シート

国土交通大臣認定書 (一財) 日本消防設備安全センター 性能評定書 の仕様に基づき、正しく施工してください｡(注)製品のご使用は、所轄行政機関にご確認ください｡

評定条件（抜粋）●(一財) 日本消防設備安全センター性能評定 (サブウェイ工法：エンドカップリング)構

床・壁(KK27-015号)

造

開口部

エンドカップリング(CD管・PF管用)

床・壁の構造

厚さ 100mm以上○鉄筋コンクリート/鉄骨鉄筋コンクリート(鉄筋コンクリート、鉄骨鉄筋コンクリート又は軽量気泡コンクリート(ALCパネル)の壁(厚さ75mm以上)を介す)
・合成樹脂製可とう電線管(JIS C 8411；PF管) 外径：φ36.5mm以下

電線管

挿入線(最大組み合わせ例)
・電力ケーブル：CE/F 3×14mm2
EEF/F 3×2.0mm
・同軸ケーブル：EM S-5C-FB・光ケーブル(外径：φ4.3mm以下)×1本以下

×1本以下
×1本以下
×1本以下
×1本以下

・合成樹脂製可とう電線管(JIS C 8411；CD管) 外径：φ34mm以下
挿入線(最大組み合わせ例)
・電力ケーブル：CE/F 3×14mm2
EEF/F 3×2.0mm
・同軸ケーブル：EM S-5C-FB・光ケーブル(外径：φ4.3mm以下)

×1本以下

×1本以下
×1本以下
×1本以下×1本以下

標 準施工図（ 抜粋 ） (サブウェイ工法：エンドカップリング)
コンクリート床※耐火シートは片側のみで施工OKです。

100mm以上

電線管

床
耐火シートの施工位置

エンドカップリング
電線管

壁

耐火シート

10mm

以下

75mm以上

施工要領(サブウェイ工法：エンドカップリング)

メッシュ付①製品に添付されている剥離紙を耐火シートにつけて、コネクタの奥まで入れ込みます。

メッシュ無エンドカップリング
コネクタ①耐火シートについている剥離紙中央部にカッター等で切り込みを入れます。

※耐火シートは切断しないよう注意してください。

※MTKB-S15Mで、エンドカップリング(コネクタ)呼び径16施工の場合、あらかじめ耐火シートを2〜3cmカットしてご使用ください。

②耐火シートをコネクタの奥まで入れ込みます。

2〜3cm

剥離紙 耐火シート

耐火シート
剥離紙
エンドカップリング
コネクタ※MTKB-S15で、エンドカップリング(コネクタ)呼び径16施工の場合、あらかじめ耐火シートを2〜3cmカットしてご使用ください。
2〜3cm

耐火シート

②両側から剥離紙を抜き取り、耐火シートをコネクタに巻き付け、圧着固定します。

7

剥離紙 耐火シート
耐火シート③両側から剥離紙を抜き取り、耐火シートをコネクタに巻き付け、圧着固定します。

施工要領

耐火シート

耐火シート工法

施工要領
準備●開口部の面積、管の種類、占積率が申請仕様に適合しているか確認する。
●開口に管を配管する。

メッシュ付

メッシュ無

①耐火シート位置決め
管に開口部から10mmの位置に印を付けます。

圧着

耐火シートの剥離紙を剥がし、管に巻き付け、シートがズレないよう管に圧着固定します。

管②耐火シート施工(巻き付け)
耐火シートのメッシュ側を配管側に向けて管に巻き付けます。

①耐火シート施工(固定)10mm※シートは10mm以上重ねて巻いてください。

10mm 以上※アルミテープ、粘着テープで固定しても良い。

耐火シート

10mm 以上

管耐火シート※シートは10㎜以上
重ね、剥がれないよ
う巻き付けます。
※シートは巻き付
重なり部分け後すぐに挿入してください。
※重なり部分だけを押さえます。
※アルミテープ、シート全体を押さえつけると粘着テープで固スライドできなくなります。
定しても良い。

②耐火シート施工(配管スライド)
耐火シートを開口部の所定の位置まで管をスライドさせます。
※耐火シートは壁面又は床面より、0〜10mmとなるよう施工してください。
(耐火シートには10mmのライン入り)③耐火シート施工(挿入)
耐火シートを印の位置までスライドさせ、挿入します。

10mmライン10mm※耐火シートが管に密着している場合があるので、耐火シートを1/4程度回転させるとスライドしやすくなります。

10mm( ご注意 )・VE管はスライドしにくいので注意して施工してください。

③隙間の充填

④耐火シート施工(固定)隙間の充填①開口部から出ている耐火シート全体を押さえ、管に圧着固定します。
②管と開口の隙間を充填材で充填します。

管と開口の隙間を充填材で充填する。

圧着※管スライド後、早めに充填してください。
<充填材>
中空壁：シリコーン系シーリング材(JIS A 5758)
壁・床：セメントモルタル※耐火シート挿入後、早めに充填してください。
<充填材>
中空壁：シリコーン系シーリング材(JIS A 5758)
壁・床：セメントモルタル

充填材
充填材

サブウェイ工法※耐火シートは床面より10mm以上埋設されるように施工してください。
※耐火シートをコンクリートへ直接埋設される場合は、事前に耐火シートの露出予定部をテープで養生する等、位置ずれや剥がれ落ちにご注意ください。

耐火シート壁電線管

10mm以上セメントモルタル(あり又はなし)

床8防火部材
防火部材 タイカブラック

耐火シート
R

JIS認証取得

本 社：岐阜県安八郡輪之内町楡俣1695-1 〒503-0201 TEL(0584)68-0001(代) FAX(0584)69-3900
支 店：仙 台：TEL (022) 367-8250(代) FAX (0584) 83-0235 新 潟：TEL (025) 269-0269(代) FAX (0584) 83-0865
東 京：TEL (03) 3527-3942(代) FAX (0584) 83-0645 名古屋：TEL (052) 957-2733(代) FAX (0584) 83-0650
大 阪：TEL (06) 6765-4810(代) FAX (0584) 83-0654 中四国：TEL (087) 882-2040(代) FAX (0584) 83-0659
福 岡：TEL (092) 937-2215(代) FAX (0584) 83-0326※このカタログは､2023年5月現在のものです。このカタログは専門業者様向け、当社との業者間取引用です。(当カタログからの無断転載はかたくお断りします｡)※カタログに掲載しております標準価格は、当社が希望する小売価格です。尚、掲載しております商品の価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際には消費税が付加されます。

※沖縄及び離島価格は、別途お問い合わせください。

パ̲MTKB-S15(2)

営業所：札 幌：TEL (011) 663-3233(代) FAX (0584) 83-0233 旭 川：TEL (0166) 21-8848(代) FAX (0584) 83-0234
盛 岡：TEL (019) 637-7097(代) FAX (0584) 83-0231 仙 台：TEL (022) 367-8250(代) FAX (0584) 83-0235
郡 山：TEL (024) 991-8898(代) FAX (0584) 83-0232 新 潟：TEL (025) 269-0269(代) FAX (0584) 83-0865
松 本：TEL (0263) 97-3141(代) FAX (0584) 83-0517 北 陸：TEL (076) 292-3611(代) FAX (0584) 83-0830
水 戸：TEL (0295) 52-2155(代) FAX (0584) 83-0643 さいたま：TEL (048) 652-9221(代) FAX (0584) 83-0644
東 京：TEL (03) 3527-3942(代) FAX (0584) 83-0645 千 葉：TEL (043) 227-1605(代) FAX (0584) 83-0646
横 浜：TEL (045) 313-5591(代) FAX (0584) 83-0647 静 岡：TEL (054) 236-1505(代) FAX (0584) 83-0648
名古屋：TEL (052) 957-2733(代) FAX (0584) 83-0650 大 垣：TEL (0584) 68-0002(代) FAX (0584) 83-0652
大 阪：TEL (06) 6765-4810(代) FAX (0584) 83-0654 神 戸：TEL (078) 574-0468(代) FAX (0584) 83-0656
高 松：TEL (087) 882-2040(代) FAX (0584) 83-0659 松 山：TEL (089) 921-2905(代) FAX (0584) 83-0663
広 島：TEL (082) 545-9280(代) FAX (0584) 83-0664 福 岡：TEL (092) 937-2215(代) FAX (0584) 83-0326
大 分：TEL (097) 589-8570(代) FAX (0584) 83-0325 長 崎：TEL (0957) 43-0575(代) FAX (0584) 83-0327
熊 本：TEL (0968) 38-5622(代) FAX (0584) 83-0328 鹿児島：TEL (099) 250-6311(代) FAX (0584) 83-0324
沖 縄：TEL (098) 894-6481(代) FAX (0584) 83-0323
工 場：山 形、茨城第1、茨城第2、茨城第3、大 垣、垂 井、熊本第1、熊本第2

ホームページ https://www.mirai.co.jp/ Eメール mirai@mirai.co.jp