圧送管・⽔管橋のストックマネジメント
圧送管を事後保全から状 態監 視保 全へ圧送管は、施設内部の状況を容易に把握することができないため、事後保全による対応が実情となっています。今後、⽇常のみならず⼤規模地震発⽣時においても状態監視保全が可能な圧送管の構築に向けて、ストックマネジメントの実践が急務となっています。
⽇⽔コンは、この要望に応えるべく、「圧送管路構造体、圧送管路構造体の設計⽅法および圧送管路検査⽅法」について2024年3⽉14⽇に株式会社クボタと共同特許を取得しました（特許第7455011号）。

圧送管を事後保全から状態監視保全へ 〜管理⽤⼈孔の設置提案〜
圧送管改築の全体フロー

状態監視保全可能な施設とするための「圧送管改築の全体フロー」（⽅針設定〜詳細設計）を構築しました。

維持管理のための部材を適切に配置

材料メーカーと共同で開発した、維持管理のための部材を適切に配置した施設設計を⾏います。

Start（1）現況把握・圧送管属性情報（施⼯年度、管種、管径、延⻑等）・維持管理情報の把握（事故状況の把握等）
・縦断線形による腐⾷発⽣の可能性検討（リスク検討）（2）圧送管路管理⽅針（運⽤⽅針）の検討

・運⽤⽅針（⼀条運⽤、⼆条運⽤）の検討
・維持管理のあり⽅検討（状態監視保全による施設管理）
・圧送管路維持管理項⽬の検討（最新技術動向把握）
・必要となる管理⽤⼈孔の機能・設備に関する概略検討（3）圧送管路の諸元及びルート検討

・計画流量の設定・管内流速の設定
・布設ルートの概略検討（平⾯・縦断線形概略検討）
・既存ポンプの活⽤に関する検討
・圧送管断⾯の検討（必要に応じて流量表作成）（4）詳細検討End・必要資料収集・整理（地下埋設物、公図等）
・現地踏査・測量
・設計検討（布設位置、管理⽤⼈孔の設置間隔等）
・管理⽤⼈孔の構造に関する検討（形状・サイズ・必要機能・構造、作業スペース等）

TVカメラ調査機器等が挿⼊可能な⼤きさの開⼝※上記フローに基づき独⾃マニュアル作成

図1 圧送管改築の全体フロー

維持管理時等の⽔替え、⼆条運⽤の場合の切替⽅法等、施設の実運⽤を⼗分に考慮して運⽤⽅針を設定します。

条数別の運⽤⽅法

図4 管理⽤⼈孔の導⼊例（北海道網⾛市）

事業体の実情に応じ、運⽤⽅法（⼀条運⽤、⼆条運⽤）、点検・調査⽅法を設定し、必要な管理⽤⼈孔を提案します。

運⽤⽅法に応じた設備の配置例
ｹｰｽ①

ｹｰｽ②500（仮設配管ｽﾍﾟｰｽ）

ﾌﾗﾝｼﾞ蓋ﾌﾗﾝｼﾞ蓋図2 ⼀条の場合の運⽤⽅法

ｹｰｽ③
点検・調査用蓋

調査孔

調査孔

仕切弁

平面
図

点検・調査用蓋

1,170

600

φ150

配管
パタ

特殊T字管（点検・調査用）1）
ﾙｰｽﾞﾌﾗﾝｼﾞ2）

短管1号 仕切弁
仕切弁

短管1号
3ﾌﾗﾝｼﾞT字管

ー

1,170

点検孔

φ900

特殊T字管（点検・調査用）1）
ﾙｰｽﾞﾌﾗﾝｼﾞ2）

1,000

調査孔

調査孔

ン
ﾌﾗﾝｼﾞ蓋断面
図()

図3 ⼆条の場合の運⽤⽅法

ﾌﾗﾝｼﾞ蓋点検孔

1,000以上

φ150

φ150ﾌﾗﾝｼﾞ付きT字管

シ平ン
面ボ
図ル

1,000以上

600以上

短管1号
3ﾌﾗﾝｼﾞT字管

仕切弁

仕切弁

特殊T字管（点検・調査用）1）
ﾙｰｽﾞﾌﾗﾝｼﾞ2）

：開放状態

φ150
短管1号 仕切弁：閉止状態

点検・調査用蓋

調査孔注）図中の寸法表示の単位はmm。
備考1）点検・調査機器を投入できる十分な大きさの穴があり、かつ十分な止水性及び人力で容易に開閉できる蓋を有したT字管。
2）フランジ部を稼働させ隙間を作ることで、仕切弁の取り替えを可能にしたもの。

図5 設備の配置例

特殊T字管（点検・調査用）1）
ﾙｰｽﾞﾌﾗﾝｼﾞ2）

：開放状態
仕切弁

調査孔

点検・調査用蓋：閉止状態

圧送管・⽔管橋のストックマネジメント
⽔管橋の戦略的点検マニ ュア ルの 提案

2021年10⽉に発⽣した和歌⼭県和歌⼭市の六⼗⾕⽔管橋の崩落事故を受け、2023年3⽉に⽔道法施⾏規則の⼀部改正が⾏われ、⽔管橋の点検等の基準が強化されました。⽇⽔コンでは、⽔管橋に関連するガイドラインや各種検討報告書を踏まえ、より合理的な点検マニュアルの策定を⽀援します。

点検マニュアルについて基本的な考え⽅

限られた⼈材・予算の中で、⽔管橋の点検作業を戦略的に⾏うためには、各⽔管橋の特徴や劣化状況、作業体制等を踏まえ、「点検作業⽅針の決定」を⾏った上で、「点検作業（調査・診断）」や「点検結果の記録・保管」を適切に⾏うことが重要です。
Start

点検記録・保管
Action修繕

点検作業（初期、定期、臨時、緊急）Do

点検作業⽅針等を踏まえ、個別事業体の実情に応じ、点検⽅法を具体化した「点検マニュアル」を作成することが必要です。マニュアルを策定することで、トータルの維持管理労⼒や費⽤を削減できるだけでなく、⽔管橋の⻑寿命化が実現できると考えられます。

点検マニュアル（案）の概要

Plan
点検作業⽅針の決定
巡視・
点検

点検マニュアルの必要性調査（基本、詳細）

Check
診断（修繕の要否判断）
点検記録・保管・本マニュアルの適⽤範囲の設定
・対象施設の情報整理⇒構造諸元、⽬標耐⽤年数、⼯事履歴等
・これまでの維持管理情報の整理⇒図⾯、各種計算書、改修⼯事履歴、過去の維持管理履歴等
・点検実施体制の設定⇒点検作業体制と技術者の役割、技術者要件や資格、専⾨業者への委託範囲等
・点検の要点整理⇒各⽔管橋の劣化状況の把握、構造特性、弱点箇所等・点検⽅法の設定⇒各⽔管橋について、点検項⽬（劣化機構等）、点検対象部材・部位、点検範囲、点検頻度、点検者等の設定・調査⽅法の設定⇒各⽔管橋について、各点検項⽬の調査⽅法の設定・診断⽅法の設定⇒各⽔管橋について、各点検項⽬の診断⽅法の設定

修繕記録・保管
図6 点検の⼿順

上記のフローに基づき点検マニュアルを戦略的に作成し、PDCAサイクルに乗せて、点検作業の省⼒化や安価なコストでの施設⻑寿命化が可能です︕

・維持管理（点検）計画の策定⇒点検の年次計画、計画のフォローアップ（マニュアルの⾒直し⽅法等）
・点検作業要領の作成⇒点検台帳の作成、現地での劣化や変状の判定⽅法、情報伝達⽅法等

点検マニュアル策定のポイント
⽔管橋の維持管理（点検）は、池状構造物等と⽐べても部材の種類や部位の数が多く、構造が複雑であるため、鋼材・鉄筋コンクリートの腐⾷や塗装の劣化等、点検対象とする項⽬が多いのが特徴です。
そのため、点検マニュアルの策定に当たっては、対象施設の劣化や腐⾷の進展速度、施設性能に与える影響等、科学的な根拠を明確にし、限られた⼈材や予算の範囲内で、より合理的な点検⽅法を導くことが必要です。
表1 点検マニュアル策定のポイント
ガイドラインや検討報告書における関連記述（ヒント）◆これまでの事故事例や研究事例及び劣化のメカニズム等を踏まえ、各施設の構造形式に応じた構造的特徴や腐⾷しやすい弱点部に留意する。
◆弱点部等を踏まえ、適切な点検範囲や点検作業の⽅法（調査⽅法・診断⽅法）を選定するとともに点検を⼊念に実施しなければならない。
◆⽔管橋の点検項⽬は、⽔管橋の構造形式や特徴を踏まえて施設ごと、部材・部位ごとに設定することを基本とする。
◆修繕実施の判断（維持管理限界等）の状態は、施設の重要度や部材によってはある程度、性能低下を許容できる場合もあるため、総合的に判断するのが望ましい。
◆劣化の状態に応じ部材・部位によって、適切に維持管理限界グレードを設定し点検を⾏うことは、施設の安全性を確実に確保するだけでなく、施設の⻑寿命化につながる合理的な点検⽅法として有効であると考える。
◆近年、点検が困難な場合や⾜場が必要な場所を点検できる橋梁点検ロボット及びドローン等も開発されており、これまで困難であった場所も点検が可能な場合もあるため、必要に応じてこうした技術者を活⽤することが望ましい。

点検マニュアル策定のポイント

劣化や腐⾷における弱点箇所の抽出

点検項⽬の絞り込み
劣化や腐⾷の進展を許容した維持管理による施設の⻑寿命化（塗装更新間隔の⻑期化）
新技術を⽤いた調査の提案