デジタル変電所の実現に向けた IEC 61850 対応

製品紹介

デジタル変電所の実現に向けたIEC 61850 対応 監視制御装置■ 佐藤一男

Kazuo Sato1

監視制御装置2

はじめに変電所設備の運用効率化・高度化を目的に監視制御装置を活用したデジタル化が推進されている。

■ 川俣陽輝

Haruki Kawamata

製品紹介■ 池田栄二

Eiji Ikeda

システム全体構成

今回適用したシステムの構成を図 1 に示す。
BCU をはじめとした各 IED 注 2） にて取得した情報はデジタル化の実現には，さまざまなメーカの装置とステーションバスを通して FGW へ伝送される。情報を相互通信できることが必須となる。今回，東光高岳で受けた FGW では IEC 61850-90-2（変電所 - 制御所間は，東京電力パワーグリッド（株）の多回線引込み配電通信）に従って変換装置へデータの伝送を行う。これを用変電所（岬町変電所（千葉県いすみ市））に通信の国変換装置にて IPIF プロトコルに変換を行うことで，現際規格である IEC 61850 に対応した監視制御装置（以行の上位システムからの監視制御が可能な構成としてい下，本装置）を初めて導入した。当該変電所は，ステーる。

ションレベル 注 1） で東京電設サービス（株）製の IEC

なお，FGW，BCU，変換装置はすべて A 系 / B 系か61850 に対応した装置と本装置を導入することでマルらなる完全 2 系列構成となっており，片方のユニットチベンダ構成を実現している。

が停止した場合でも運用を継続することができる。

今回導入した装置は，監視制御機能を有するフィールドゲートウェイ（以下，FGW），各機器状態・計測情報を取り込むベイコントロールユニット（以下，BCU），

3フィールドゲートウェイ（FGW）

加えて，IEC 61850 に準拠していない現行の上位シス

FGW の 外 観 を 図 2 に 示 す。FGW は，IEC 61850

テムに接続するための IEC 61850 プロトコル変換装置

サーバ，クライアント双方の機能を有している。クライ（以下，変換装置）から構成される。

アント機能により変電所構内の情報を収集し，サーバ機能によって変換装置へデータの伝送を行う。

プロトコル変換装置

図1

全体システム構成
東光高岳技報 Vol.10 2023

43

製品紹介

デジタル変電所の実現に向けた IEC 61850 対応

監視制御装置indirect access 方式採用により次の効果が見込まれる。
・伝送情報の選択・フィルタリングが可能
・変電所構外と構内のネットワーク分離によるセキュリティ向上
・クライアント～IED 間の通信オーバーヘッドの削減
変電所構外のクライアントからの要求には，FGW のクライアントが代理（プロキシ）で各 IED から取得，アクセスした結果が返送される。
（2） HMI 機能
設定画面より，BCU をはじめとした各 IED の実装 /未実装設定，表示項目の実装設定など各種設定の変更が可能となっている。
図2

3.1

加えて，HMI 機能には SAS 注 4） の機能を統合した。

FGW 外観BCU からの機器状態，故障表示を IED 単位に確認できる状態表示画面，当該変電所のスケルトンを表示する全機能

体スケルトン画面（図 4）を具備している。なお，制御FGW の主な機能を表 1 に示す。
表1

権が「直接」の場合，全体スケルトンのシンボルにアク

機能概要

機能

概要

プロキシ／ゲートウェイ・代理アクセス（プロキシ）

HMI 注 3）

・機器状態，故障状態の表示
・変電所全体監視・直接操作
・設定

自動監視・BCU 他，IED 接続状態等の監視

セキュリティセスすることで変電所機器の操作が可能である。

・権限管理・制限
・syslog 送信（1）プロキシ／ゲートウェイ機能
FGW ではサーバ機能とクライアント機能が内部通図 4 スケルトン画面

信により分離した indirect access 方式を採用している（図 3）。

（3） セキュリティ対応
セキュリティについては日本電気技術規格委員会の承認規格である「電力制御システムセキュリティガイドラ

クライアントイン」に従い，脆弱性管理，不要サービス停止，未使用FGW

インタフェースの閉塞，権限管理・制限およびシステムログ収集を実施している。また，外部サーバにログを出サーバー機能部

力する syslog 機能も実装している。

仮想BCU
内部通信

3.2

ネットワーク機器収納によるコスト低減

FGW 盤内の空きスペースを活用し，ネットワーク機クライアント機能部器を収納した（図 5）。別途通信設備をまとめるラックを設置する必要がなくなり設置コスト低減を実現してい

制御指令
IEDs

表示・計測情報制御応答など

図 3 indirect access 方式によるネットワークの分離

44

東光高岳技報 Vol.10 2023

る。

デジタル変電所の実現に向けた IEC 61850 対応

監視制御装置製品紹介

表 2 機能概要機能

図5

4

ネットワーク機器収納状態

ベイコントロールユニット（BCU）

情報伝送

・IEC 61850（MMS）伝送

選択制御

・強化型選択制御の採用（SBO control with enhanced security）
・同期並列検定機能
・ソフトインタロック

表示

下記情報の取り込みと状態表示
・現地機器
・43SW 回路・故障・警報表示

計測・変電所設備の計測情報
・遮断器投入のための同期計測

自動監視・BCU 監視・計測入力監視・電圧監視
・故障監視 他

HMI・状態表示
・設定・整定セキュリティ・脆弱性管理
・不要サービス停止
・未使用インタフェースの閉塞・権限管理・制限

BCU の外観を図 6 に示す。BCU は，遠隔地から変電所の監視制御を行うために変電所内に設置し，変電所の監視制御情報を遠隔地と LAN 伝送する中継装置とし概要ての役割を担う。

（1） 選択制御機能
主回路機器などの制御は，誤操作防止を図るため，二挙動方式（選択後制御）を採用，かつ，制御対象の不応動の場合にコマンド終了通知が必要となることから強化型選択制御とした。強化型選択制御は，従来の選択制御と異なり，選択時に制御値が必要となる。また，同期投入検定機能は，電力系統を安全に並列運転することを目的とし，各 BCU に実装している。なお，同期遮断器の設定ならびに同期投入に関する各種整定については，HMI 用 PC を用いて変更できる。
（2） ソフトインタロック機能
誤操作によって電力系統への支障または変電所機器へBCU 外観の損傷を与える可能性がある機器については，ソフトイ

BCU は既設機器との接続のため端子台を設けており，ソフトインタロック機能により，機器操作条件をソフ制御ケーブル渡しにて接続される。CT/VT 入力，現トウェアで判定する。判定は，選択時および制御時に実地機器操作出力，機器状態や故障表示等の各種情報を施する。インタロック条件は HMI で確認が行え，イン取り込んでいる。取り込んだ各種情報は，IEC 61850

タロック条件の変更もユーザが行える。

（MMS（3） 計測機能

図6）に変換して FGW へレポートを送信してい注 5）る。

ンタロック機能を実装している。

各設備から VT 二次値または CT 二次値を取り込み，また，FGW からの選択制御リクエストを伝送で受信デジタルサンプリング方式によって系統一次変換を行う。

し，現地機器または，既存装置（デジタル化非対応装また，スケールオーバー処理，下限値カット等の各種処置）である保護リレーへ制御ケーブルにより信号出力し理機能を具備する。

制御を行っている。
BCU の主な機能の概要を表 2 に示す。そのうち，重変換した計測値は，0.5 秒間隔の定周期で FGW に情報伝送できる。

要な機能を（1）～（4）で説明する。
東光高岳技報 Vol.10 2023

45

製品紹介

デジタル変電所の実現に向けた IEC 61850 対応（4） HMI 機能およびセキュリティ監視制御装置置（以下，変換装置）の外観を示す。

HMI 用 PC 接続時の認証機能を設け，業務内容に合わせた 3 レベルの権限を設けた。
設定・整定画面より，設定・整定の読み出しおよび変5.1変換を行う情報

表 3 に変換装置が変換を行う情報を示す。

更ができる。

表 3 変換を行う情報の概要

また，各画面に誤り検定符号情報を表示し，設定・整対象となる情報定値の正当性を確認できる機能を具備している。
図 7 に設定機能の一例として前項でも述べたソフトインタロック設定画面を示す。

主な処理

定周期計測情報・数値変換
・quality 変換

表示情報・状態変化変換

故障情報

・重故障 / 軽故障通知

選択制御・選択制御変換（1）定周期計測情報
定周期計測情報に含まれる数値と符号を変換するとともに，設定されている quality 値によって異常を検出し，
図75

変電所機器のソフトインタロック設定画面

IEC 61850 プロトコル変換装置

変電所のデジタル化に伴い，装置（上位装置から変電所装置）は順次更新となることが予想される。本装置は，変電所側の更新が先行する場合を想定し，変電所装通知する。
（2）表示情報
変電所装置から通知される情報は複数の値を取る整数であるが，これをあらかじめ指定されているルールに従って 2 値に置き換え，上位システムへ通知する。
（3）故障表示
変電所装置から通知される情報から，故障情報を生成置が置き換えられても上位装置の設定変更を必要としなし，上位システムへ通知する。

いこと，また，上位システムを IEC 61850 伝送による（4）選択制御

デジタル化対応とする際に，本装置を取り外すだけで切り替えを可能とするために開発したものである。
こ れ ら を 実 現 す る た め，IEC 61850 プ ロ ト コ ル を選択制御においては，強化型選択制御を採用しており，従来とまったく同じ選択制御シーケンスを実現している。

IPIF プロトコルへ変換するとともに，上位システムからの指示（選択制御，状態要求）を逆方向に変換する機能を有している。図 8 に IEC 61850 プロトコル変換装

5.2

変換性能

変換装置は最大で 96 台の論理デバイス（以下，LD）と接続することが可能で，通信経路ごとに定周期計測情報 22 ワード，表示情報 180 ポジションを変換する能力を有している。なお，接続可能な最大 LD 数は，変電所の規模に応じて引き上げることができる。

6

おわりに多回線引込み配電用変電所向け監視制御装置において，制御所 - 変電所間およびステーションレベルのデジタル化対応を行った。
今後は，プロセスレベルや，さまざまな変電所の構成に適応した監視制御装置の検討・開発を進めていく。
末尾ながら，今回の開発に多大なるご指導・助言をいただいた東京電力パワーグリッド工務部様，東京電設サービス様に対し，厚くお礼申し上げる。
図846

IEC 61850 プロトコル変換装置

東光高岳技報 Vol.10 2023

デジタル変電所の実現に向けた IEC 61850 対応■参考文献（1） 小 島・近藤・水野・鎌田・佐野ほか：「IEC 61850 を適用したデジタル変電所監視制御システムの実用化」
電 気 学 会 保 護 リ レ ー シ ス テ ム 研 究 会，PPR-23-007（2023）（2）「IEC
61850 の 国 内 電 気 所 適 用 に 関 す る 機 能 仕 様
Edition 2.1.0」電力中央研究所（2019）

製品紹介

監視制御装置注 4） SAS：Substation Automation System の略称。変電所全体を監視制御するためのシステム。変電所に設置される機器の制御・状態表示・計測表示が可能。

注 5） MMS：Manufacturing Message Specification の 略称。装置間のデータ通信をリアルタイムに処理することを目的とした通信規格。

■語句説明注 1） ス テーションレベル：変電所構外と構内のネットワー
クを中継する遠方監視制御装置や変電所機器の直接制御を行う集中監視制御装置，およびステーションバスを含めた範囲。
注 2） IED：Intelligent Electronic Device の略称。内蔵機能を組み合わせ幅広くユーザカスタマイズができる。
汎用性が高い。
注 3） H MI：Human Machine Interface の略称。人間が装置などの状態確認や設定を行うための機能。

佐藤一男

 力プラント事業本部
電電力システム製造部 保護制御装置設計グループ川俣陽輝 力プラント事業本部
電電力システム製造部 保護制御装置設計グループ

池田所属

所属

栄二

 力プラント事業本部
電電力システム製造部 監視制御システム設計グループ

所属

東光高岳技報 Vol.10 2023

47