技術紹介

受変電設備の予知保全を実現するスマートメンテナンスシステムの開発

技術紹介

受変電設備の予知保全を実現する
スマートメンテナンスシステムの開発■ 岡井由香利

Yukari Okai■ 冨井良平

Ryohei Tomii■ 梅澤敦史

Atsushi Umezawa

東光高岳は，センシングによる受変電設備（本稿では，変圧器と配電盤を指す）の状態診断について技術開発を進めてきた（1）。当該技術を適用することで，受変電設備に求められる定期的な点検作業を状態に即した内容に最適化することができ，メンテナンス作業の効率化や省力化に大きく貢献できる。
そこで，受変電設備メンテナンスについて，スマート保安注 1）を見据えた当該技術（1）を適用したスマートメンテナンスシステムの構築を検討した。受変電設備のうち，変圧器メンテナンスの予知保全を中心に構築し，変圧器の劣化度と設備状態を可視化した。このことにより，お客様の変圧器に応じた状態基準保全注 2）や，劣化に即した設備更新計画に寄与できる。

1

はじめに

近年，電力業界を取り巻く環境は変化しており，電力設備の高経年劣化，少子高齢化に伴う人材不足，さらにた絶縁油中の成分を測定し評価する方法が採用されている。しかし，その方法は間欠的である。また，絶縁油中の評価に時間を要し，変圧器の劣化度と設備状態がすぐに分からない。

は災害の激甚化など，さまざまな課題がある。こうしこれらの課題は受変電設備の常時監視を行い，診断にた課題に対応するため，クラウドや IoT といった先進必要なデータを収集・蓄積・解析することで解決が見込

技術を活用したスマート保安注 1）が注目されている。ス

める。そこで，小型センサと IoT 端末，クラウドを活マート保安は，経済産業省主導のもと推進されており，用した本システムの構築を検討した。

より効率的でより安全な保安体制が求められている。
これまで東光高岳は，センシングによる受変電設備の状態診断について技術開発を進めてきた（1）。当該技術を適用することで，受変電設備に求められる定期的な点検

2.2

システム概要（1） 設計思想
本システムの構築にあたり，クラウドは他システムへ作業を状態に即した内容に最適化することができ，メンの拡張性を考慮した。クラウド基盤を，システムに依存テナンス作業の効率化や省力化に大きく貢献することがなく共通利用できるデータ蓄積基盤と，システムごとにできる。

構築可能なデータ活用基盤，二つの基盤に分ける設計とそこで，受変電設備のメンテナンスについて，スマート保安を見据えた当該技術を適用したシステム（以下，した。
（2） システム構成

本システム）の構築を検討した。本稿では，その取り組本システムの構成イメージを図 1 に示す。

みについて紹介する。

受変電設備のデータ収集機能とデータ蓄積機能，受変電設備のうち変圧器メンテナンスの予知保全について

2
2.1

スマートメンテナンスシステムの構築
受変電設備メンテナンスの課題

システム化に際して，受変電設備の課題と変圧器メンテナンスの課題を考慮する必要がある。以下に各課題をデータ活用機能を構築した。
（3） 機能以下に本システムの機能を記載する。
（a） データ収集機能
IoT 端末は，水素センサやマルチガスセンサなど受記載する。

変電設備に設置された複数種類の小型センサ（以下，（1） 受変電設備の課題複数センサ）からデータを収集する。収集したデータ受変電設備は各地に点在する。現場に赴く必要のあるは，携帯電話（LTE）網 注 3）を通じてクラウドに一定周

従来のメンテナンス方法では，少子高齢化に伴う人材不期で送る。IoT 端末とクラウド間の通信プロトコルは，足などの観点から，きめ細やかなメンテナンス対応が難

MQTT 注 4）を採用した。

しくなることが予測される。
（2） 変圧器メンテナンスの課題
従来，変圧器のメンテナンスにおける内部状態の監視・診断方法は，定期的な点検の際に変圧器から採取し12

東光高岳技報 Vol.10 2023

MQTT は IoT 端末の通信に適したプロトコルである。
多数の IoT 端末で短いメッセージを送受信する際に利用される。各地に点在する受変電設備の常時監視に適していると考えた。

受変電設備の予知保全を実現するスマートメンテナンスシステムの開発

図1

技術紹介

スマートメンテナンスシステム構成イメージ

図2

変圧器の状態監視画面イメージ

MQTT で用いるデータフォーマットは，JSON 注 5）をや，劣化に即した設備更新計画に寄与できる。

採用した。JSON はキーと値の組み合わせにより，複雑な内容を柔軟に表現できる。このことにより，出力値が異なる複数センサのデータ収集に対応する。
（b） データ蓄積機能

3

おわりにセンシングによる受電設備の状態診断により，メンテデータ蓄積は，各地に点在する受変電設備の IoT 端

ナンスの効率化や省力化に貢献する本システムは，お客末から送られてくるデータを蓄積する。どこに設置され様と連携したフィールド検証や自社工場設備への試験導

た IoT 端末であるか，どのセンサから収集したデータ入を現在進めている。今後も新たなデータ収集による診であるかを区別する ID を付与することで，データを一断確度の向上やお客様へのヒアリングを継続的に行い，元管理する。

本システムの完成度を高めていく。さらに，異常検知や（c） データ活用機能

変圧器以外の受変電設備メンテナンスへの対応，AI 技

データ活用は，蓄積したデータを分析し変圧器の劣化術による診断アルゴリズムの適用など，よりスマート保度の計算や，変圧器の設備状態について判定を行う。ま

安の考えに即した技術の適用を進めていく。また，本シた，それらをお客様向けの WEB 画面に表示（可視化）

ステムのクラウド構築で得た知見を活かし，さまざまなする。

システム間のデータ連携など，拡張性の高いお客様サービスの提供を目指していく。

2.3

システム化による効果

受変電設備のうち，変圧器メンテナンスの予知保全を中心にシステム化した。複数センサのデータを常時監視することで，メンテナンスの効率化や省力化が期待できる。
また，変圧器の劣化度と設備状態を WEB 画面に表示（図 2）し，現在の変圧器状態を分かるようにした。このことにより，お客様の変圧器に応じた状態基準保全■参考文献（1） 出 井和弘，折戸由貴，栗原二三夫：「センシングによる受変電設備の状態診断技術」，東光高岳技報，Vol.9，pp.34-37（2022）■語句説明
注 1） ス マート保安：クラウドや IoT といった新技術の活用により安全性と効率性を高め，産業保安における保安東光高岳技報 Vol.10 2023

13

技術紹介

受変電設備の予知保全を実現するスマートメンテナンスシステムの開発力の強化と生産性の向上を目指す取り組みを指す。

注 2） 状 態基準保全：現在の設備状態を基準に，劣化状況に応じてメンテナンスを行う考え方を指す。

注 3） 携 帯電話（LTE）網：携帯電話会社が提供する通信網のこと。IoT 端末に SIM を挿すことで，通信機能を持たせている。本システムでは閉域網を使用している。
閉域網は通常のインターネット回線とは分離され，外部からの不正アクセスを防ぐことが可能である。
注 4） M Q T T （ M e s s a g e Q u e u e i n g T e l e m e t r yTransport）：IoT に適した，TCP/IP 上で利用できる通信プロトコルの一つ。多数の端末で短いメッセージを送受信する用途に利用される。
注 5） J SON（JavaScript Object Notation）： 軽 量 の デ ー
タ交換に用いられる代表的なフォーマット。人にもコンピュータにも容易に読み書きが行いやすい形式である。

14

東光高岳技報 Vol.10 2023

岡井由香利

冨井良平

梅澤敦史

 略技術研究所 技術開発センター
戦ICT 技術グループ 所属

戦略技術研究所 技術開発センター
ICT 技術グループ 所属

 略技術研究所 技術開発センター
戦ICT 技術グループ 所属