電気工事用防火部材 タイカブラック
RタイカスールBP
R認定 ＆ 評定 一覧

タイカスールBP

タイカスールBP

電気用ボックス等を取り付ける
※共住区画

共住区画
（パイプシャフト
電気埋設配管に！

住戸）

ボックス・エンドカバー・
CD管等の端末処理に粘土のように丸めて詰める①PF管28まで配管OK! KK29-032号 KK29-033号②一つのボックスに最大6本迄配管OK! KK29-032号
共住区画に使用します。

共用部（廊下側）(注)共住区画の構造を設けている箇所に使用します。
（令8区画には使用できません。
）(注)使用の際は、共住区画の位置を設計業者様に確認のうえ、ご使用ください。

共住区画の例※共住区画は、右図の部分で、↑①住戸〜共用部の境界住戸①住戸〜共用部の境界②住戸〜住戸間の境界に設けられます。

②→

EPS
・PS

玄関住戸住戸

←②住戸〜住戸間の境界→(注)EPS､PS（電気配線シャフト）を共用部とする設計の場合､PS→住戸への合成樹脂製可とう電線管・埋設配管部が、共住区画防火措置の対象となります。

ベランダ側

詳
細はこちらサブウェイ工法(一財) 日本消防設備安全センター 性能評定
KK29-032号
KK19-096-1号
KK29-033号←②

貫通する壁・床の構造

ケーブル 直(導体断面積)(1本あたり)

ＣＤ管

VE管

ＰＦ管

FEP管

占積率(％)

ーー28以下壁
床100ｍｍ厚以上

ー28以下

ー22以下

(※)

28以下
(※)KK29-032号で、壁に開口部を設置する場合は壁厚120mm以上。

タイカスールBP（パテシートタイプ）
完全に硬化しない 半硬化タイプ

コンパクトなシートタイプ
コーキングガン・バックアップ材不要●粘土のように丸めて詰めるだけの簡単施工で、施工後でも充填状態が目視確認できます。
●ケーブル変更工事も簡単！施工後も完全に硬化しない半硬化タイプ。

※落下の恐れがある場合のみ、ご使用ください。

1 施工が簡単●ケーブル配線 後に施工が可能です。
●粘土のように丸めて押し込むだけの簡単施 工だから、アウトレットボッ
クス又はエンドカバー内等、狭い場所での作業がラクに行えます。
また、施工面が露出しているから、施工後も充填を目視確認できます。
●コーキングガン等の充 填 用工具が不 要です。

2 半硬化タイプ
1箱160個入個

3 コストが安い●CD管･P F管のサイズ（呼び14〜28）を問わず 使 用でき、１箱 で 最 大160箇所(80貫通)分。（サイズにより異なります。）
1個ずつ分割でき､使 用分がキッチリ計算できるシートタイプ です。

ート×付シ5枚入

32

1個ずつ分割でき､使用分がキッチリ計算できる、シートタイプの充填材。

●施工後も完 全に硬化しないから、施工後のケーブル変 更工事が容易に行えます。
●硬化するタイプより、保存期間が長いです。

4 バックアップ材不要●タイカスールBPのみの施工で済みます。

1箱品番適合CD（PF）管

使用量の目安
使用個数MTKS-BP■タイカスールBP使用量（最低必要量）標準施工と異なりますので、所轄行政機関にご確認ください。
注)断熱カバー、断熱シートを付けたボックスは不可

2

希望小売価格（税抜）30,200

電線管呼び

使用個数

14･16･22

1個（1箱で､160箇所(80貫通)分）

282個（1箱で､80箇所（40貫通）分）■結露対策には結露防止ボックスをご使用ください。
確認施工

入数 最小入数タイカスールBP

技術資料

タイカスールBP

サブウェイ工法

評 定 条 件（抜粋）●(一財)日本消防設備安全センター性能評定造

床・壁（KK29-032号）
厚さ100mm以上の床・壁○鉄筋コンクリート／鉄骨鉄筋コンクリート（ただし、壁に貫通部を設置する場合は厚さ120mm以上の壁）

床・壁の構造・合成樹脂製可とう電線管(JIS C 8411；CD管、PF管)・外径36.5mm以下

電線管

電線管への挿入ケーブル(1つのボックスで貫通できる最大組み合わせ例)
2・電力ケーブル：CE/F 1×38mm ×2本以下
2CE/F 3×22mm ×2本以下
EEF/F 3×2.0mm×4本以下
2・絶縁電線：IE/F 5.5mm ×2本以下
・同軸ケーブル
：EM-S-7C-FB×2本以下
2・制御用ケーブル：CEE/F 7×1.25mm ×2本以下
・警報用ケーブル：AE 6×0.9mm×2本以下・小勢力回路用耐熱電線：HP 3P×0.9mm×2本以下
・通信用ケーブル：FCPEV 5P×0.9mm×2本以下
・光ケーブル(外径：φ4.3mm以下)：×2本以下

ケーブル○ボックス（JIS C 8435準拠）・合成樹脂製ボックス 外寸：320×122×54mm以下（埋込スイッチボックス6個用まで及び埋込大形四角アウトレットボックスまで）

ボックス

端部附属品等

エンドカバー・CD28用まで

・PF28用までＦ・ころエンド・CD28用まで

・PF28用まで

標 準 施 工 図（抜粋）

ボックス又は端部附属品(有・無)ボックス又は端部附属品(有・無)(・占積率 58.5%・導体断面積 38mm2・総導体断面積 約66mm2

タイカスールBP

タイカスール
BP電線管
壁3タイカスールBP

タイカスールBP
電線管

ケーブル・電線壁

ボックス又は端部附属品(有・無)ケーブル・電線120ｍｍ以上)

ボックス又は端部附属品(有・無)

床100ｍｍ以上

床●配 線 目 安

ケーブルは単独又は複数種類を同時に挿入することができます。

100ｍｍ以上

構100ｍｍ以上

タイカスールBP

評 定 条 件（抜粋）●(一財)日本消防設備安全センター性能評定
構

造

床・壁（KK19-096-1号）
厚さ100mm以上の床・壁○鉄筋コンクリート／鉄骨鉄筋コンクリート

床・壁の構造電線管・合成樹脂製可とう電線管(JIS C 8411；CD管、PF管)・外径34.0mm以下

ケーブル

電線管への挿入ケーブル(1つのボックスで貫通できる最大組み合わせ例)
2・電力ケーブル：CV 1×38mm ×1本以下
VVF 2×1.6mm×1本以下
・同軸ケーブル：S-5C-FB×1本以下
・光ケーブル(外径：φ4.3mm以下)×1本以下○ボックス（JIS C 8435準拠）・合成樹脂製ボックス 外寸：320×122×54mm以下（埋込スイッチボックス6個用まで及び埋込大形四角アウトレットボックスまで）

ボックス

端部附属品等

エンドカバー・CD28用まで

・PF22用まで

Ｆ・ころエンド・CD28用まで

・PF22用まで

標 準 施 工 図（ 抜粋）

ケーブルは単独又は複数種類を同時に挿入することができます。

●配 線 目 安(・占積率 39.3%
・導体断面積 38mm2・総導体断面積 約44.3mm2

合成樹脂製
可とう電線
管附属品
合成樹脂製可とう電線管
附属品

タイカスールBP

タイカスールBP
壁

壁

合成樹脂製可とう電線管
附属品

タイカスールBP

合成樹脂製可とう電線管

タイカスー
ルBP

天井
100ｍｍ以上

合成樹脂製可とう電線管
附属品
天井100ｍｍ以上

天井

タイカスールBP

合成樹脂製
可とう電線管合成樹脂製可とう電線管

ケーブル・電線

タイカスールBP

壁

合成樹脂製
可とう電線
管附属品合成樹脂製可とう電線管
附属品ケーブル・電線)

100ｍｍ以上

100ｍｍ以上

100ｍｍ以上〈KK29-032号及びKK19-096-1号での端部附属品の例〉●ボックス使用●ニューF・ころエンド使用
ボックス

合成樹脂製可とう電線管

4

合成樹脂製
可とう電線管

ニューF・ころエンド

タイカスールBP

ケーブル・電線●エンドカバー使用
合成樹脂製
可とう電線管ケーブル・電線●端部附属品無し
合成樹脂製
可とう電線管

コネクタ
エンドカバー

タイカスールBP

ケーブル・電線

タイカスールBP

ケーブル・電線

タイカスールBP

技術資料

タイカスールBP

サブウェイ工法

評 定 条 件（抜粋）●(一財)日本消防設備安全センター性能評定造

床・壁（KK29-033号）
厚さ100mm以上の床・壁○鉄筋コンクリート／鉄骨鉄筋コンクリート

床・壁の構造・合成樹脂製可とう電線管(JIS C 8411；CD管、PF管)・外径36.5mm以下

電線管

電線管への挿入ケーブル(最大組み合わせ例)
2・電力ケーブル：CE/F 1×38mm ×2本以下
2CE/F 3×22mm ×2本以下
EEF/F 3×2.0mm×2本以下
・同軸ケーブル
：EM-S-7C-FB×2本以下
・警報用ケーブル：AE 6×0.9mm×2本以下
・光ケーブル(外径：φ4.3mm以下)：×2本以下

ケーブル

エンドカップリング・CD28用まで

標 準 施 工 図（抜粋）

電線管

床●配 線 目 安

ケーブルは単独又は複数種類を同時に挿入することができます。

(・占積率 56.3%・導体断面積 38mm2・総導体断面積 約66mm2

タイカスールBP

タイカスールBP

タイカスールBP

タイカスールBP

壁5100ｍｍ以上)

電線管

床100ｍｍ以上

エンドカップリング・PF28用まで

100ｍｍ以上

構

壁100ｍｍ以上

タイカスールBP

施工要領①充填前に、施工箇所周辺を清掃する。
※配線が複数の場合は、タイカスールＢＰを充填しやすいように配線のもつれを直す。
②タイカスールＢＰの剥離紙を剥がす。
③タイカスールＢＰを、所定量端部開口部とケーブルとの間に落下しないように、確実に充填する。

タイカスールBP

サブウェイ工法〈ご注意〉※天井面に施工した場合、ケーブル量が少ない場合等、タイカスールBP落下の恐れがある時は、同梱品の「落下防止シート」を端部に貼り付けてください。

剥離紙をはがす●シートから使用量のタ
イカスールＢＰを外し、剥離紙（両面）を剥がし、粘土のように丸める
タイカスールＢＰを粘土のように丸め、コネクタの中に充填します。

端部に被せる
剥離紙を剥がす

切れ目でケーブルを挟む

タイカスールＢＰは、必ず配管部の両端に施工してください●連続配管(KK29-033号)の場合

端部開口部の充填について▼塞

開口部端末がが れ ている

開口部端末
タイカスールBP※規定量で開口部が埋まらない場合でも端末だ
けは、塞いでください。

開口部端末がれていい▼塞

開口部端末がな●タイカスールBPは､開口部（コネクタ、ニューF・ころエンド、合成樹脂製可とう
電線管端末 等）に、所定 量を詰め、開口部 から 抜 け 落 ち な い よう、右 図 の 様 に端末迄塞いでください。
(注)タイカスー ルBPで端 末を塞がないと、抜け落ち（剥がれ）の原因となり、延 焼 の 恐れ が あります。
● ケーブル（ 電 線 ）量 が 開 口 部 に 対して少な い 場 合 は 特 に注 意し、端 末 を 確 実に塞いでください。
● ケーブル 量 が 開口部に対して多い 場 合は、開口部の奥まで押し込むようにして詰めてください。
● タイカスール B P 施 工後、ケーブル（電線）を動かした場合は、開口部の端末が塞 が れて い るか を 確 認し、隙 間 等 が あれば必ず直してください。

タイカスールBP●端部附属品を使用しない場合は、タイカスール B P をコンクリートから突出した 電線管の外周一周を巻き、且つコンクリートに密着するように塗りつける。

電線管タイカスールBP●エンドカップリン
グ使用時は、タイカスールB Pをコネクタと 電線管との接続部分の外周一周を巻き、所定量を塗りつける。

ご注意：パテを使用する場合、施工要領に従って正しく施工してください。
必要以上に多く盛り過ぎると落下する恐れがあります。

タイカスールＢＰ消防評定のエンドカップリング

電線管
タイカスールBP

Q&A

Q 一つのボックスに複数の配管を接続しても良いか。
A KK29-032号において、一つのボックスに対し最大6本まで接続可能です。
Q KK19-096-1号において、一つのボックスに複数の配管を接続する場合はどうか。
A 耐火性能上問題ないと考えますが、所轄消防にご確認のうえ、施工してください。
Q 一つのボックスにPF管のみ(又はCD管のみ)で6本接続しても良いか。
A KK29-032号において、評定仕様であり問題ありません。
Q 一つのボックスに複数の配管を接続し、逆側の端部を複数のエンドカバー(又はＦ・ころエンド)としても良いか。
A KK29-032号において、評定仕様であり問題ありません。
Q エンドカバー(又はＦ・ころエンド)を『壁』に設置しても良いか。
A KK29-032号、KK19-096-1号ともに、評定仕様であり問題ありません。
Q KK29-033号の施工で、エンドカップリングを近接して設置しても良いか。

6

A 200ｍｍ以上の離隔が必要である『住戸−住戸間の貫通』であっても、最大4個(4貫通分)まで、横並びで設置できます。