最新規格動向と１０Ｇノイズ耐性試験、
カップリングアッテネーション試験結果情報

情報配線システム標準化委員会

All Rights Reserved, Copyright (C) JEITA 2015

1

Ａｇｅｎｄａ１ 最新規格動向
２ １０Ｇノイズ耐性試験結果情報

３ カップリングアッテネーション試験結果情報

All Rights Reserved, Copyright (C) JEITA 20152

情報配線システム標準化専門委員会
組織図
情報配線システム標準化専門委員会
ツイストペア情報配線システム
標準化グループ
光情報配線システム
標準化グループ

JIS原案作成グループ
ISO 11801審議グループ
ISO 14763－3審議グループ
海外調査団(随時)
マーケティンググループ
All Rights Reserved, Copyright (C) JEITA 2015

3

3

ツイストペア情報配線システム標準化Ｇ
メンバー企業・パナソニック株式会社

・パンドウイットコーポレーション
日本支社

・富士通ネットワークソリューションズ
株式会社
・岡野電線株式会社

・倉茂電工株式会社

・住友電設株式会社

・通信興業株式会社
・日本製線株式会社・コムスコープ テクノロジーズ ジャパン
合同会社
・株式会社 ＴＦＦ フルーク社

・冨士電線株式会社

・R&M Japan 株式会社

・株式会社アクシオ

・NTTインテリジェント企画開発
株式会社
・一般社団法人電線総合技術センター

・日本コネクト工業株式会社【順不同】
All Rights Reserved, Copyright (C) JEITA 2015

4

ＬＡＮ配線ガイド -トラブルシューティング編・2006年のトラブルシューティングガイドのアップデート版

・2016年3月発行
JEITA刊行物、PDFファイル
・施工時/後、 想定される不良原因について解説・ツイストペア配線における一般的な不良原因について
・正しいリンクモデルの選択
・テスト結果の見方、レポート解読上の留意事項
・チャネル試験とパッチコード試験について

All Rights Reserved, Copyright (C) JEITA 2015

5

Ａｇｅｎｄａ１ 最新規格動向
２ １０Ｇノイズ耐性試験結果情報

３ カップリングアッテネーション試験結果情報

All Rights Reserved, Copyright (C) JEITA 20156

ISO/IEC JTC1/SC25 WG3 規格動向
・ISO/IEC 11801 3rd edition
既存の規格

11801-1 General
11801-2 Office11801-3 Industrial
11801-4 Homes
11801-5 Data centres
11801-6 Distributed Services

ISO/IEC 11801
ISO/IEC 11801
ISO/IEC 24702
ISO/IEC 15018
ISO/IEC 24764
ISO/IEC TR 24704

1st CDの審議が終了し、2ndCD投票へ。
2017年初旬制定(予定)出典元：ISO/IEC JTC 1/SC 25/WG3 (Cancun/Flatman)
All Rights Reserved, Copyright (C) JEITA 20157

高速LANのIEEE規格 ２５G/４０GBASE-T
・TIA TR-42.7、ISO/IEC JTC1/SC25/WG3にて
40GBASE-T、25GBASE-Tで使用する規格を開発している・ダイレクト接続リンク・セグメントのサポートを要件としており、リンク中の最大接続数は2ヶ所
10GBASE-T

ケーブ
１００ｍ
Ｃａｔ６Ａ
リング
チャネル
５００MHｚ
周波数

All Rights Reserved, Copyright (C) JEITA 2015

40GBASE-T
Cat８
ISO Class I、Ⅱ

３０ｍ

2,000MHｚ

8

25GBASE-T(例)
３０ｍ

Cat８
ISO Class I、Ⅱ
1,250MHｚ２５G/４０GBASE-T 規格化スケジュール

・2016年9月規格化予定

出典元：ISO/IEC JTC 1/SC 25/WG3 (Cancun/Flatman)

All Rights Reserved, Copyright (C) JEITA 2015

9

ＰｏＥ 規格動向
・適用ネットワーク 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T,
10GBASE-T(規格審議中)・適用配線規格 ＡＮＳＩ/ＴＩＡ-568-Ｃ．２、ＩＳＯ／ＩＥＣ 11801
ＰｏＥ
2003年制定

ＰｏＥ+
2009年制定

ＰｏＥ++
規格審議中(2017年制定予定)

IEEE802.3af(IEEE802.3at Type 1)

IEEE802.3at
Type 2

ＩＥＥＥ802.3bt
Type 3

IEEE802.3bt
Type 4

Cisco固有(ＰｏＥ規格外)受け(PD)

受け(PD)

受け(PD)

受け(PD)

受け(PD)

電力

12.95W

25.5W

49W

96W

60W

電流

Max 350mA/pair

Max 600mA/pair

Max 600mA/pairMax
1000mA/pair

600mA/pair

使用ケーブルCat.3 以上

Cat.5e 以上

Cat.5e以上

Cat.5e 以上

Cat.5e 以上使用する
ツイストペア

2ペア

2ペア

4ペア

4ペア

4ペア

項目

・HDBase-T (電流：1000mA、使用する対：4ペア、PD：96W)
Power over HDBase-T (POH) Ethernetを使ったオーディオ/ビデオ伝送技術
10
All Rights Reserved, Copyright (C) JEITA 2015

ＵＰｏＥ

ＰｏＥ：IEEE 802.3bt 規格化スケジュール

・2017年3月規格化予定

出典元：ISO/IEC JTC 1/SC 25/WG3 (Cancun/Flatman)

All Rights Reserved, Copyright (C) JEITA 201511

4ペアＰｏＥ 市場ターゲット
電力量
(一般的)

４ペアＰｏＥ 主な用途
Nurse Call Systems – HealthCare
ナースコールシステム - ヘルスケア
Point Of Sale –Retail(POS – credit card readers and printers)
販売-小売り(POSレジ － カードリーダー等)
IP Turrets – Banking, financial trade floor phone systems
IPタレット(銀行-金融トレード用電話システム)

30-60Ｗ
30-60Ｗ
45Ｗ

Building Management(Lighting Fixtures & Controllers, Access Controllers, etc.)

40-50Ｗ

ビルマネージメント(照明器具-コントロール、アクセスコントロール等)
Thin Clients, Virtual Desktop Infrastructure(VDI) terminals (High-end configuration)

シンクライアント、仮想デスクトップインフラ端末(ハイエンド環境設定)
Video Conferencing, Hospitality (e.g.,: PoE powered switches)
ビデオカンファレンス、サービス業
IP Security Cameras (Pan, Tilt, Zoom cameras)
ＩＰセキュリティカメラ(パン-チルト-ズーム)Industrial (Brushless and Stepper drives, Motor control units)
工業用(モータ制御ユニット等)
出典元：「4-PAIR POWER OVER ETHERNET CALL FOR INTEREST」
All Rights Reserved, Copyright (C) JEITA 2015

12

～50W
45-60Ｗ
30-60Ｗ
30Ｗ以上

IEEE 802.3 Working Group)ＴＲ ２９１２５ Edition2.0
TR 29125 Edition2.0:
情報技術 － 端末機器の遠隔給電に関する通信配線指針
・電流1000mA/ペアにおけるケーブル（26AWG、Category 5～
Category 7A）バンドルサイズと温度上昇
・チャネル要求
最大ループ抵抗
直流抵抗アンバランス（ペア）
直流抵抗アンバランス（ペア間）
・温度上昇軽減策
2nd WD審議了。PDTR投票へ、 ２０１８年３月制定（予定）※ＴＩＡ：ＴＳＢ-１８４-Ａ
出典元：ISO/IEC JTC 1/SC 25/WG3 (Cancun/Flatman)
All Rights Reserved, Copyright (C) JEITA 2015

13

The Next Generation Enterprise Access BASE-T(NGEABT) IEEE 802.11ac Wave2
Wifi 11ac Wave1

Cat5eケーブル
1G
100ｍ

ボトルネック802.11ac Wave 1製品は、5GHzの周波数帯で最大1.3Gbpsの帯域幅を提供
Wifi 11ac Wave1/Wave2

Cat5e又はCat6ケーブル
2.5G／5G
100ｍ

NGEABT
802.11ac Wave 2製品は、5GHz帯で160MHzの広いチャネルを使って3.5/6.9Gbpsを実現する
All Rights Reserved, Copyright (C) JEITA 2015

14

The Next Generation Enterprise Access BASE-T(NGEABT) IEEE 802.11ac Wave2
・ケーブル最大配線長
ケーブル
タイプ

1G

2.5G

5G

10G

Cat.5e100m

100m※１70-100m※１

-

Cat.6

100m

100m※１100m※１55m ※２

Cat.6A

100m

100m

100m

100ｍ

※１ TR 11801-9904（TSB-5021）による※２ TR-24750（TSB-155）による

・802.11ac Wave 2, Wave 1, and 802.11n
802.11n802.11n802.11ac
Wave1

802.11ac
Wave2

IEEE仕様

802.11ac
IEEE仕様帯域 2.4GHz & 5GHz 2.4GHz & 5GHz

5GHz

5GHz

5GHz

MIMO Single User(SU) Single User(SU) Single User(SU) Multi User(MU) Multi User(MU)
PHY
Rate

450 Mbps

All Rights Reserved, Copyright (C) JEITA 2015

600 Mbps

1.3 Gpbs
15

2.34 Gbps 3.47 Gbps

6.9 Gbps

NGEABT：IEEE802.3bz 規格化スケジュール

・2016年9月規格化予定

出典元：ISO/IEC JTC 1/SC 25/WG3 (Cancun/Flatman)
All Rights Reserved, Copyright (C) JEITA 2015

16

敷設されたケーブリングシステムの状況

・敷設されたケーブリングシステムの割合は、
Cat5e、Cat6で８２％をしめている
・Cat.6A以上は１８％であり、大半の配線が10GBASE-Tをサポートしていない

出典元：ISO/IEC JTC 1/SC 25/WG3 (Milano/Flatman)
All Rights Reserved, Copyright (C) JEITA 201517

８０２.１１ａｃ Ｗａｖｅ１、Ｗａｖｅ２ 出荷予測

出典元：ISO/IEC JTC 1/SC 25/WG3 (Milano/Flatman)
All Rights Reserved, Copyright (C) JEITA 201518

ISO/IEC TR 11801-9904
ISO/IEC TR 11801-9904

・敷設されたClass D、Class Eケーブリングシステムに対する2.5G、5GBASE-T アプリケーションをサポートするガイドライン
・チャネルパラメータ周波数：２５０ＭＨｚ
ＵＴＰ：ＴＣＬ、ＥＬＴＣＴＬ、シールド：カップリングアッテネーションが含まれる・軽減（緩和）方法・・・パッチコード/コネクタ/ケーブルをＣｌａｓｓ ＥＡへ交換

・配線長とバンドル長に対する指針（エイリアンクロストーク）・Annex A(informative：情報提供)
新しい配線はClass EA以上が望ましい

1st-WD 2016年3月目標（NP投票準備）、2017年3月制定予定
出典元：ISO/IEC JTC 1/SC 25/WG3 (Cancun/Flatman)※ＴＩＡ：ＴＳＢ-5021
All Rights Reserved, Copyright (C) JEITA 201519

Ａｇｅｎｄａ１ 最新規格動向
２ １０Ｇノイズ耐性試験結果情報

３ カップリングアッテネーション試験結果情報

All Rights Reserved, Copyright (C) JEITA 201520

ノイズ実験の目的
・Ｃａｔ.6Aケーブリングと電力線との離隔に関する明確なガイドラインがなく、過去にツイストペアGにて行った耐ノイズ性試験（バーストノイズによるパケット損失）を10GBASE-Tで実施する。 参照規格： TIA-569-D
・電力線との平行距離が、少しの長さでも影響があるのか確認をするため0.5mで行う。
・1000BASE-Tでは電力線との交差はパケット損失がなかったが、10GBASE-Tも同様な結果なのか確認をする。
・水平ケーブルはシールド配線とし、パッチコードをＵ／ＵＴＰとした
場合のパケット損失についても確認する。
・ケーブルへストレスを加えた場合のパケット損失を確認する。
All Rights Reserved, Copyright (C) JEITA 2015

21

実験構成
B側

ビットエラー試験機

Switching HUB

Traffic Generator(10GBase-SR)

Fiber

10GBase-SR

チャネル長100m

10GBase-T

メディアコンバーター

パッチコード
５ｍ

90m

Ixia Optixia
XM2

ノイズ発生装置

Ｎｏｉｓｅ

A側
Measuring Device(10GBase-SR)

Fiber

Switching HUB
10GBase-SR

10GBase-T

パッチコード５ｍ

メディアコンバーター
All Rights Reserved, Copyright (C) JEITA 201522２m

離隔・平行配線、交差条件
１）平行配線

２）交差

ノイズ
発生装置

ノイズ
発生装置

ケーブル

電力線

電力線
０．５m

離隔距離
０㎜、５０㎜、１００㎜、
１５０㎜、３００㎜、５００㎜

All Rights Reserved, Copyright (C) JEITA 2015

23

ケーブル

試験条件と合否判定基準
ケーブリングＵ／ＵＴＰ、 Ｆ／ＵＴＰ

印加電圧
結合モード
印加時間

Ｅ１：５００Ｖ、Ｅ２/Ｅ３：１０００Ｖ
L, N, PE 全ラインへ一括
1分間

通信パケットイーサフレーム ６４ｂｙｔ 2分4秒
１億パケット＠１０ＧＢＡＳＥ－Ｔ

判定基準

欠損パケット数の確認
影響を受けない離隔距離の確認

All Rights Reserved, Copyright (C) JEITA 201524

印加ノイズ ＩＥＣ６１０００－４－４
Ｖ

ＥＦＴ/Ｂ 波形Ｖ

バースト継続時間：１５ｍｓ±２０％

バースト内のパルス波形
繰り返し率(５ｋＨｚ又は２．５ｋＨｚ)ｔｔ

バースト周期：３００ｍｓ±２０％立ち上がり時間：５ｎｓ±３０％Ｖ

９０％

10～20MHｚ
高周波ノイズ

単一パルス波形５０％１０％ｔ
パルス幅：５０ｎｓ±３０％
All Rights Reserved, Copyright (C) JEITA 201525

印加ノイズについて（文献）
電気接点を開離した際に，接点間の断続的なアーク放電
によって高周波成分を含むトランジェントノイズ（シャワリングノイズ）が発生し，電子機器の誤動作を引き起こすケースがある。
住宅環境やオフィスなどで使用される誘導性負荷の家電機器 〈１次測定結果〉

ブラシレスモータを使用した家電機器（換気扇）
および，グローランプ式蛍光灯を負荷とした際のシャワリングノイズのレベルが高い

〈2次試験結果〉
換気扇8 機種，
グローランプ式蛍光灯2 機種
・天井用換気扇
875 V（平均値： 744 V）
・グローランプ式蛍光灯
1094 V（平均値： 902 V）
稲田 他 「シャワリングノイズによる電子機器の障害の評価法」松下電工技報(Nov. 2002)
All Rights Reserved, Copyright (C) JEITA 201526

MIC等級 (Mechanical, Ingress, Climatic and chemical, Electromagnetic)
ISO/IEC 24702, TIA-1005, EN 50173-3
E1

E2

E3

一般的オフィス環境で通常の配線システム

軽度の工業用環境

工場等の劣悪な工業用環境

ＥＮ(IEC) 61000-4-2
静電気放電イミュニティ接触放電（0.667μC）

4kV

4kV

4kV

ＥＮ(IEC) 61000-4-2
静電気放電イミュニティ気中放電（0.132μC）

8kV

8kV

8kV

ＥＮ(IEC) 61000-4-3
放射無線周波電磁界イミュニティ

3 V/m at 80 - 1,000MHz
3 V/m at 1,400 – 2,000MHz
1 V/m at 2,000 – 2,700MHz

3 V/m at 80 - 1,000MHz
3 V/m at 1,400 – 2,000MHz
1 V/m at 2,000 – 2,700MHz

10 V/m at 80 - 1,000MHz
3 V/m at 1,400 – 2,000MHz
1 V/m at 2,000 – 2,700MHz

ＥＮ(IEC) 61000-4-4
電気的ファストトランジェント／
バーストイミュニティ

500 V

1000 V

1000V

ＥＮ(IEC) 61000-4-5
サージイミュニティ

500 V

1,000 V

2,000 V3V
at 150kHz – 80 MHz

3V
at 150kHz – 80 MHz

10 V
at 150kHz – 80 MHz

1 A/m

3 A/m

30 A/mElectromagnetic

ＥＮ(IEC) 61000-4-6
無線周波電磁界によって誘導する
伝導妨害に対するイミュニティ
ＥＮ(IEC) 61000-4-8
電源周波数磁界イミュニティ（50/60Hz）
All Rights Reserved, Copyright (C) JEITA 2015

27

27

実験風景写真

パナソニック株解析センター 門真EMCサイト
All Rights Reserved, Copyright (C) JEITA 2015

28

実験結果 １） 平行配線
Ｃａｔ．６A Ｕ／ＵＴＰ、E1
10GBASE-T
Cat.6A U/UTP

パケットLoss

電力線との平行配線 0.5m、印加電圧５００Ｖ（Ｅ１）
離隔距離とパケット損失
100000
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0

パケット損失 0.03％

0

50

100

150

300

500

850

1500

1A→B2

28743

28532

27464

25608

22455

14699

0

0

2B→A1

29513

29086

28646

27162

24515

21953

14261

0

離隔距離（㎜）
All Rights Reserved, Copyright (C) JEITA 201529

過去の実験結果との比較
10GBASE-T：Cat.6A U/UTP

1000BASE-T：Cat.6 U/UTP

Cat.6A U/UTP 平行配線 0.5m
離隔距離とパケット損失の関係

印加電圧 200V

25000

25000

20000

20000

200V loss
350V loss
400V loss

15000
10000

パケットLossloss

Ｃａｔ．６単線 １ｍ平行配線 離隔距離とパケット損失の関係

5000

15000

10000

5000

0
0

25

50

75

0

100 125 150

離隔距離(mm)

0

50

100

150

300

500

1A→B2

24986

22790

21379

10248

0

0

2B→A1

26325

23450

21798

20396

351

0

離隔距離（㎜）
出典：JEITA 情報配線システムの耐ノイズ性とネットワークシステムへの影響 2006
All Rights Reserved, Copyright (C) JEITA 201530

実験結果 ２） 平行配線 両端接地
Ｃａｔ．６A F／ＵＴＰ、E1
10GBASE-T
Cat.6A F/UTP 両端接地

パケットLoss

電力線との平行配線 0.5m、印加電圧５００V（Ｅ１）
離隔距離とパケット損失
100000
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0

0

50

100

150

300

500

850

1500

1A→B2

0

1

1

0

1

1

0

0

2B→A1

3

4

2

4

13

13

17

0

離隔距離（㎜）
All Rights Reserved, Copyright (C) JEITA 201531

実験結果 ３） 平行配線 両端接地
Ｃａｔ．６A F／ＵＴＰ、E2/3
10GBASE-T
Cat.6A F/UTP 両端接地

パケットloss

電力線との平行配線 0.5m、印加電圧1000V（E2/3）
離隔距離とパケット損失

100000
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0

0

50

100

150

300

500

850

1A→B2

2

0

1

0

0

1

0

2B→A1

19566

16336

4196

3

8

5

10

離隔距離（㎜）
All Rights Reserved, Copyright (C) JEITA 201532

実験結果 ４） 水平ケーブル Ｆ／ＵＴＰ、
パッチコード U/UTP 又は F/UTP①両端パッチコード Ｕ／ＵＴＰ
ネットワーク機器
Ａ端

パッチパネル バーストノイズ

パッチパネルネットワーク機器
Ｂ端

シールドケーブル

Ｕ／ＵＴＰケーブル

Ｕ／ＵＴＰケーブル②ノイズに近い側 Ｕ/ＵＴＰ、遠い側 Ｆ／ＵＴＰ
パッチパネル バーストノイズ

ネットワーク機器
Ａ端

パッチパネルネットワーク機器
Ｂ端

シールドケーブル

Ｆ／ＵＴＰケーブル

Ｕ／ＵＴＰケーブル③ノイズに近い側 Ｆ／ＵＴＰ、遠い側 Ｕ／ＵＴＰ
ネットワーク機器
Ａ端

パッチパネル バーストノイズ

パッチパネル

シールドケーブル

Ｕ／ＵＴＰケーブル

Ｆ／ＵＴＰケーブル
All Rights Reserved, Copyright (C) JEITA 2015

ネットワーク機器
Ｂ端

33

実験結果 ４） 水平ケーブル Ｆ／ＵＴＰ、
パッチコード U/UTP 又は F/UTP
10GBASE-T

パケットLoss

パッチコードU/UTP又はF/UTP
印加電圧500V(E1)
100000
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
1A→B2
2B→A1

両F/UTP①両端U/UTP

0
3

31386
33340

All Rights Reserved, Copyright (C) JEITA 201534

②ノイズ近U/TP
遠F/UTP
33093
30117③ノイズ近F/UTP
遠U/UTP
100実験結果 ６）交差 Ｃａｔ．６A
Ｕ／ＵＴＰ、Ｆ／ＵＴＰ、E１
10GBASE-T

パケットＬｏｓｓ

Cat.6A U/UTP, F/UTP 交差
印加電圧５００V（E1)

100000
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
1A→B2

U/UTP
24907

F/UTP
2

2B→A1

27005

10

All Rights Reserved, Copyright (C) JEITA 201535

パケットエラー ＩＴＵ－Ｔ Ｙ.1541規格
パケットエラーは、ITU-T Y.1541 Table 1より
IPパケットロス：1 × 10–3 ：0.1％以下

出典元：ITU-T Y.1541
Internet protocol aspects – Quality of service and network performance -Table 1

パケットロスにつきましては、設計者、エンドユーザー様等により判断
All Rights Reserved, Copyright (C) JEITA 201536

10GBASE-T, 1000BASE-Tの信号レベル
１０GBＡＳＥ-Tの信号レベルは１０００BＡＳＥ-Tに比べ1/100である
10Base-T

100BASE-TX 1000BASE-T

10GBASE-T

1V

信号レベル

10 MHzIL= 6.5 dB

0.81V

31 MHzIL= 11.4 dB

ノイズ

62 MHzIL= 16.3 dB

417 MHz
IL= 44.7 dB

0.27V

0V

0.08V
50x

スペクトル
帯域幅

0.0008V-1V
Manchester Coding

MLT-3

PAM 5

PAM 16

20 MSymbols/s

125 MSymbols/s

125 MSymbols/s

800 MSymbols/s

All Rights Reserved, Copyright (C) JEITA 201537

10GBASE-T 耐ノイズ性能考察～バーストノイズ（シャワリングノイズ）がある環境では～・電力線との平行距離が0.5m、離隔距離100㎜以上において、
Ｆ／ＵＴＰではパケット損失が発生しなかったが、Ｕ／ＵＴＰでは発生した。
※パケット損失は、ＩＴＵ規格の0.1%以下であった。

・電力線との交差では、Ｆ／ＵＴＰではパケット損失が発生しなかったがＵ／ＵＴＰにおいて発生した。
・シールド配線へパッチコードをＵ／ＵＴＰにした場合パケット損失が発生した。
・ノイズ印加前と印加後のパケット損失時において、フィールドテスタによる比較を行ったが、各パラメータ（ＮＥＸＴ、ＲＬ、ＩＬ等）のマージン変化は見られなかった。
・ケーブルへのストレスによりパケット損失が発生した。

今後の検討課題：スループット（ＴＣＰ）による検証結果の比較
All Rights Reserved, Copyright (C) JEITA 2015

38

注意事項

これらの実験結果は、特定の条件によるものであり全てのノイズ条件・環境条件下で同様の数値・結果が得られない可能性が有ります。
本実験結果は、複雑なノイズ問題を解決する為の指標・参考としてご使用願います。

All Rights Reserved, Copyright (C) JEITA 2015

39

Ａｇｅｎｄａ１ 最新規格動向
２ １０Ｇノイズ耐性試験結果情報

３ カップリングアッテネーション試験結果情報

All Rights Reserved, Copyright (C) JEITA 201540

カップリングアッテネーション測定

All Rights Reserved, Copyright (C) JEITA 201541

41

エイリアンクロストークとカップリングアッテネーションについて●測定の理由・ISO/IEC 11801 2nd では、シールド配線において「カップリング
アッテネーション」というパラメータが含まれており、
このパラメータの要件を満たすことでエイリアンクロストーク（以下ＡＸＴ）に適合すると明記されているため、ツイストペアGとして測定を行い、欧州の第三者認証機関でも測定して確認をする。
●測定
第三者認証機関 GHMT社(ドイツ)
パナソニック解析センター(篠山ＥＭＣサイト)●測定ケーブル
Cat.6A F/UTP

All Rights Reserved, Copyright (C) JEITA 201542

42

エイリアンクロストークとカップリングアッテネーションについて(規格)●規格には測定は不要と明記されていないが、ISO/IEC11801では、
シールド配線において「チャネルカップリングアッテネーションが要件を満たしていれば、エイリアンクロストークの規格に適合する」 となっている。
6.4.15 エイリアンクロストーク（エイリアン漏話）
6.4.15.1 一般
次のエイリアンクロストークの要求値は，クラス EA及び FAだけに適用する。
クラス F のエイリアンクロストークは，クラス EAで規定するエイリアンクロストークと同じである。クラス E のエイリアンクロストークについての指針は，ISO/IEC TR24750に示される。
クラス EA又はクラス Fチャネルの結合減衰量が，表 23の値よりも 10 dBよい，又はクラスFAの結合減衰量が，表 23の値よりも25 dBよい場合，6.4.15の要求値は，設計によって適合する。
※JIS X 5150：2016（仮称）より引用

All Rights Reserved, Copyright (C) JEITA 201543

43

カップリングアッテネーション測定方法
・IEC 62153-4-5 吸収クランプ法
Near-end側

吸収クランプ

吸収クランプFar-end側

All Rights Reserved, Copyright (C) JEITA 2015

ケーブル：100m

44

44

ツイストペアＧメンバーによるカップリングアッテネーション測定風景写真
実験室での100mケーブルの試験

バラン

6m

吸収クランプ

終端抵抗
パナソニック株解析センター篠山 EMCサイト
All Rights Reserved, Copyright (C) JEITA 201545

45

チャネルカップリングアッテネーション
試験条件
ケーブリングシステム

シールドシステム Ｆ／ＵＴＰ①ベンダーＡ ②ベンダーＢ

第三者認証機関 ＧＨＭＴ社（ドイツ）
パナソニック㈱ 篠山ＥＭＣサイト
判定基準

All Rights Reserved, Copyright (C) JEITA 2015

チャネルカップリングアッテネーション+１０ｄＢ以上

46

ベンダーＡ チャネルカップリングアッテネーション
欧州第三者認証機関による測定結果

チャネルカップリング
アッテネーション規格に合格、+10ｄＢ規格に合格↓
エイリアンクロストークに適合

All Rights Reserved, Copyright (C) JEITA 201547

ベンダーＢ チャネルカップリングアッテネーション
欧州第三者認証機関による測定結果

チャネルカップリング
アッテネーション規格には合格、+10ｄＢ規格には不合格

All Rights Reserved, Copyright (C) JEITA 201548

ベンダーＡ ＡＸＴ測定結果 ＰＳ ＡＮＥＸＴ
十分なマージンを有している

All Rights Reserved, Copyright (C) JEITA 201549

ベンダーＡ ＡＸＴ測定結果 ＰＳ ＡＡＣＲ－Ｆ
十分なマージンを有している

All Rights Reserved, Copyright (C) JEITA 201550

ベンダーＢ ＡＸＴ測定結果 ＰＳ ＡＮＥＸＴ
十分なマージンを有している

All Rights Reserved, Copyright (C) JEITA 201551

ベンダーＢ ＡＸＴ測定結果 ＰＳ ＡＡＣＲ－Ｆ
十分なマージンを有している

All Rights Reserved, Copyright (C) JEITA 201552

カップリングアッテネーション結果考察・シールドケーブルの種類により、チャネルカップリング
アッテネーションの結果が異なった。

・+１０ｄB規格に合格したベンダーAについて、ＡＸＴは十分な
マージンがあった。→ＡＸＴへ適合しているが、ＡＸＴ測定有無は、
顧客の品質要求による。
・＋１０ｄB規格に不合格であっても、ＡＸＴは十分なマージンがあった。
但し、規格に準じたＡＸＴ測定が必要。
・ツイストペアＧメンバーで測定した結果、フィールドにて簡単に測定できるパラメータではない。
→カップリングアッテネーションは、ケーブル、パッチコード、コネクタ等、メーカ毎に性能が異なるため、供給メーカ・ケーブリングシステム
設計者へデータの問い合わせをしてください。
・今後の課題：カップリングアッテネーションの優位性について
All Rights Reserved, Copyright (C) JEITA 201553

情報配線業界の発展のため業界各社の皆様の参加をお待ちしております。
問合せ先
一般社団法人 電子情報技術産業協会
情報配線システム標準化専門委員会
ツイストペア情報配線システム標準化G
TEL：03-5218-1057
E-mail: k-kitada@jeita.or.jp

All Rights Reserved, Copyright (C) JEITA 2015

54