TN50647◇
集合住宅システム
住宅情報盤用ドアホン
HCD011-G

お客様用
取扱説明書
製品を正しくお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。 お読みになった後は、いつでも製品の不明点を解決できるように大切に保管してください。

■安全上のご注意
安全にお使いいただくために、下記のさい。

注意

注意を必ずお守りくだ

1

ドアホンからの警報、音声警報メッセージは、住居内の異常を知らせるものです。
警報表示灯が点滅した場合や警報が鳴った場合は落ちついて行動し、警報の原因を確かめて適切な対応をしてください。

■警報時のドアホンの動作■警報内容
警報時は警報表示灯（赤）が点滅します。
●警報音／◇音声警報メッセージ

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負うか機器の機能に悪影響を及ぼす可能性が想定されます。

■火災警報（火災確定時）●ファンフォンファンフォンファンフォン
◇火事です。火事です。火災が発生しました。安全を確認のうえ、避難してください。
●ビュービュービュー

機器を分解・改造しないでください。感電・故障・発火の原因となります。

■ガスもれ●ピッピッピッピッピッ ◇ガスもれです。

ドアホンは防滴仕様になっていますが、水を直接かけないでください。

■非常通報●ピーポーピーポーピーポー ◇緊急事態発生。

汚れは、水で薄めた中性洗剤をやわらかい布にひたし、よく絞ってから拭いてください。ベンジン、シンナーなどの薬品は使用しないでください。

■防犯警報●ピーポーピーポーピーポー ◇防犯装置が作動しました。
■トイレコール●ポッポッポッ ◇トイレに来てください。

携帯電話、無線機などを近くで使用すると、誤動作の原因となることがあります。

■バスコール●ポーポーポー ◇お風呂に来てください。

ドアホンは、お住まいに設置された住宅情報盤と組み合わせて使用します。
お住まいの玄関の外側から、チャイム音によって呼び出し、通話するインターホンとしての用途の他に、火災、ガスもれ、防犯（戸締まり）の異常などを、内蔵のスピーカーでお住まいの外へ警報するセキュリティー機能が備わっています。
セキュリティー機能は、設置されるシステムにより使用できないものもあります。設置されている機器をご確認ください。

■各部の名称とはたらき
Aスピーカー・・・・・・室内との通話および警報の種類により、警報音および音声警報が鳴ります。
Bマイク・・・・・・・・・・室内との通話に使用します。
C通電表示灯・・・・・・通電中は緑色に点灯しています。
D呼出ボタン・・・・・・室内を呼出す時に押します。
�試験端子カバー・・点検時に使用します。
�警報表示灯・・・・・・警報時に赤色で点滅します。

■コール●ポロポロポロ■その他警報（換気警報、水もれ警報、火災感知器線断線、ガス漏れ検知器故障）※設備されたシステムにより、鳴動しないもの、鳴動・表示しないものがあります。

（アフターサービス）■故障かな？と思った時は…
正常な呼出しや通話ができない、不自然に表示灯が点灯・点滅するなど、故障と思われる場合は機器保証書をご確認のうえ、取付け工事をした施工店、もしくは下記のお問い合わせ先にお申し付けください。
●お問い合わせ 能美防災株式会社・CSサービスセンター TEL:0120−102−408●技術的なお問い合わせ 能美防災株式会社・技術部・管理1課 TEL:（03）3265−0232●能美防災株式会社最寄りのお問い合わせ先

このドアホンには、基準に適合したことを示す適合マーク（SDマーク）が貼付されています。このドアホンに接続できる GP型3級 受信機は次の通りです。
種別※お住まいの住宅情報盤で鳴る呼出し音（ピンポーンのチャイム音）は、その回数により、建物入口の集合玄関機からのものか、ドアホンからのも の か が 判 別 でき るよう に セットされていますので、あらかじめ確認GP型3級受信機しておいてください。

型式番号受第10〜63号

型名
HAPG317/357A/358

受第10〜64号

HAPG315/316/355A/356A

受第16〜5号

HAPGJ302-U/303-U

能美防災株式会社
本支� � �� � ����■機器定格
電源電圧： DC12V 通電表示電流： 1mA
通話方式：（受話器付き親機）
同時通話 （ハンズフリー親機）
自動交互通話
国検型式番号：中第10〜28号

社／〒102-8277 東京都千代田区九段南４-７-３ ＴＥＬ．
（０３）
３２６５-０２１１ ＦＡＸ．
（０３）
３２６４-４９４８
社／北海道（０１１）７４６-６９１１ 東 北（０２２）２２１-２６９５ 新 潟（０２５）２４３-８１２１ 丸の内（０３）３２１３-１７８１
茨 城（０２９）２２５-２６００ 北関東（０４８）６４２-０１４７ 千 葉（０４３）２６６-０３０３ 西関東（０４２６）２７-４９３０
横 浜（０４５）６８２-４７００ 長 野（０２６）２２７-５５２１ 静 岡（０５４）２４７-３２１１ 名古屋（０５２）９１５-２４１１
金 沢（０７６）２５２-６２１１ 大 阪（０６）６３３０-８６６１ 京 都（０７５）２３１-０１２８ 神 戸（０７８）３３４-３５８１
広 島（０８２）２６３-７３３４ 岡 山（０８６）２４４-４２２２ 九 州（０９２）７１２-１５６０ 熊 本（０９６）３６０-１０５１
営 業 所／旭 川（０１６６）２３-７８２３ 帯 広（０１５５）２５-４９００ 青 森（０１７）７２９-０５３２ 盛 岡（０１９）６４５-０５５２
秋 田（０１８）８６２-５０８６ 郡 山（０２４）９３３-５５８０ 福 島（０２４）５２８-４１９５ 上 越（０２５５）２６-１８８６
羽 田（０３）３７４７-６８００ 渋 谷（０３）３４６１-１０５１ 杉 並（０３）３３０６-０４５１ 城 東（０３）３６４５-８３００
城 北（０３）５２９２-２１３７ 五反田（０３）３７７９-９７３７ 土 浦（０２９）８２２-３８５１ 宇都宮（０２８）６３７-４３１７
群 馬（０２７）３２８-１５６７ 埼玉西（０４９）２４７-４６４０ メヌマ（０４８）５８８-２８９３ 川 崎（０４４）２３３-５７７３
沼 津（０５５）９２３-９６６９ 浜 松（０５３）４７３-３４２２ 岐 阜（０５８）２７６-７７６１ 三 重（０５９）２２６-９８６０
富 山（０７６）４２５-１４９６ 福 井（０７７６）２１-００５６ 高 松（０８７）８６２-６０１２ 徳 島（０８８）６２５-４３２５
松 山（０８９）９７４-２８２３ 北九州（０９３）５５１-２５８８ 長 崎（０９５）８４５-０１３５ 大 分（０９７）５４３-２７７８
宮 崎（０９８５）２８-８７９２ 鹿児島（０９９）２５３-８１９６ 沖 縄（０９８）８６２-４２９７
工場／三 鷹（０４２２）４４-５１４１ メヌマ（０４８）５８８-１５３１04G

工事店様用
工事説明書■梱包箱内の付属部品など■安全上のご注意

警告

注意

安全にお取り付け使いいただくために、下記のを必ずお守りください。
この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が重傷や傷害を負うか機器の機能に重大な影響を及ぼす可能性が想定されます。

警告取り付けの際に、既設のチヤイム線などを利用する場合、交流100Vが通電されている場合がありますので、必ず電気工事店などの専門の知識を持った人に依頼してください。

注意

集合住宅システム
住宅情報盤用ドアホン
HCD011-G
梱包箱の中には次の付属部品が入っています。
梱包箱を開けた際には、まず付属部品が揃っているか確認してください。
◆工事／取扱説明書（本書）・・・・・・・1◆Mネジ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2◆機器保証書・・・・・・・・・・・・・1◆防塵ビニール・・・・・・・・・・・1■接続方法
ドアホンと住宅情報盤および火災感知器との接続は、下図のように各端子に行ってください。その際、極性や終端抵抗の処理などに注意してください。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負うか機器の機能に悪影響を及ぼす可能性が想定されます。

ドアホン

住宅情報盤

電源を入れた状態で配線・取付け・結線をしないでください。
配線の被覆をむく時に、銅線にキズをつけないでください。
銅線が折れて差し込み端子から取れなくなることがあります。

■取り付け方法
ドアホン（HCD011-G型）の取り付けは、壁面・露出型です。取り付ける前に、ベースをはずしてください。

�試験端子カバーをマイナスドライバーなどで開けて、カバー内にあるネジをドライバーでゆるめます。

遠隔試験機能付火災感知器
Ω
終端抵抗4.7KΩ 1/2W

�各線の接続後、本体をベースにはめ込み、上部つめがかみ合ったことを確認してから、試験端子カバーを開けて、下にあるネジを締めて止めます。
※カバーをロックするつめ�本体下部を持ち上げてベースをはずします。

�ベースを付属のネジでアウトレットボックスに取り付けます。
ベース

�試験端子のカバーを閉じます。

■外部試験器（2線式）
による遠隔試験の方法
�試験端子カバーをマイナスドライバーなどを用いて開けます。
�ドアホンのジャックに外部試験器のコネクタを接続します。
�外部試験器の電源を入れます。

本体

外部試験器
■ボックスは中形四角ア
ウトレットボックス浅形（1個用スイッチカバー付き）
を使用

�弱電流線を本体の各ターミナル端子に差し込み、接続します。

�外部試験器の試験を開始します。
（ドアホンの警報表示灯が赤く点滅します。
）

9〜10mm◆弱電流線の被覆のむき長さは、9〜10mmとしてください。

◆弱電流線をターミナル端子から抜く場合は、マイナスドライバ ーで「 解 除 ボ タン 」を押しながら線を引き抜きます。

�住宅情報盤では警報を出さず、ドアホンで火災警報（ファンフォンファンフォン 火事です。火事です。火災が発生しました。安全を確認のうえ、避難してください。 ビュービュービューの警報を繰り返す。
）
します。
�外部試験器の試験を終了します。
�ドアホンの警報が止まり、平常状態（緑色の通電表示灯のみ点灯）に戻ります。