ご注文時指定事項
・形式コード：54U2−①②③④−⑤⑥①〜⑥は下記よりご選択ください。
（例：54U2−1211−AD4 ／ Q）
・オプション仕様（例：／ C01 ／ S01 ／ SET）
①種
類
1：単相 2 線式、単相 3 線式、三相 3 線式
2：三相 4 線式②入力（CE 適合品として使用する場合は 240V まで）
1：480V ／ 1A AC
2：480V ／ 5A AC③出力（パルス出力・警報出力）0：なし（外部インタフェースコード 0 のときのみ選択可）
1：パルス出力 ×2 点
2：パルス出力 ×1 点、警報出力 ×1 点
（パルス出力：フォト MOS リレー 警報出力：接点リレー）④外部インタフェース
0：なし（出力コードが 0 のときのみ選択できます）
1：4 〜 20mA×4 点
2：1 〜 5V×4 点
3：0 〜 5V×4 点
4：Modbus
5：CC-Link（CE 対象外、三相 4 線式、R 電源非対応）
6：4 〜 20mA×6 点
7：1 〜 5V×6 点
8：0 〜 5V×6 点（コード2、3、7、8 は、パラメータの設定により1〜5Vと0〜5V の切換ができます）

9：BACnet（三相 4 線式非対応）⑤補助電源
AD4：交直共用
100 〜 240V AC（許容範囲 85 〜 264V AC、45 〜 66Hz）／ 100 〜 240V DC（許容範囲 85 〜 264V DC、リップル含有率 10%p-p）
R：直流電源
24V DC（許容範囲 20 〜 28V DC、リップル含有率 10%p-p）⑥付加コード◆オプション仕様
無記入：なし／ Q：あり（オプション仕様より別途ご指定ください。）

機器仕様
構
造：110 角パネル埋込形
保護等級・パ ネ ル：IP52
・端子台、ハウジング：IP30
接続方式
・電圧入力：M4 ねじ端子接続（締付トルク 1.4N・m）
・電流入力：M4 ねじ端子接続（締付トルク 1.4N・m）
・外部スイッチ、電源：M4 ねじ端子接続（締付トルク 1.4N・m）
・出力・外部インタフェース：M3 ねじ端子接続（締付トルク 0.6N・m）
・端子カバー：M3 ねじ端子接続 扉形、M4 ねじ端子接続 分離形
・推奨メーカ：日本圧着端子製造、ニチフ
・M3 端子ねじ適用電線サイズ：0.25 〜 1.65mm2（AWG22 〜 16）
・M4 端子ねじ適用電線サイズ：1.04 〜 6.64mm2（AWG16 〜 14）
結 線 方 式：単相 2 線、単相 3 線、三相 3 線、三相 4 線

端子ねじ材質・M3 ねじ：鉄にニッケルメッキ（標準）または、ステンレス
・M4 ねじ：黄銅（真鍮）にニッケルメッキ（標準）または、ステンレス
ハウジング材質：難燃性黒色樹脂
アイソレーション：電圧入力−電流入力−パルス出力−警報出力−外部インタフェース−外部スイッチ・補助電源−FE1 間■計測項目●単相 2 線式、単相 3 線式、三相 3 線式・電圧：R−S、S−T、T−R
・電流：R、S、T
・電力：Σ
・無効電力：Σ
・力率：Σ
・周 波 数・電 力 量：受電／送電・無効電力量：受電／送電／遅れ／進み・デマンド電力：Σ
・デマンド電流：R、S、T・高 調 波：総合歪み率、含有率（3 〜 31 の奇数次）、実効値（1 〜 31 の奇数次）
電圧：R−S 、S−T
電流：R、T・運転時間・各最大値、最小値
・CO2 排出量性●三相 4 線式
・電圧：R−S、S−T、T−R、R−N、S−N、T−N、線間平均、相間平均・電流：R、S、T、N、平均値
・電力：Σ、R−N、S−N、T−N
・無効電力：Σ、R−N、S−N、T−N
・皮相電力：Σ、R−N、S−N、T−N
・力率：Σ、R−N、S−N、T−N・周 波 数・電 力 量：受電／送電・無効電力量：受電／送電／遅れ／進み・デマンド電力：Σ、R−N、S−N、T−N
・デマンド電流：R、S、T、N、平均値
・高 調 波：総合歪み率、含有率 (3 〜 31 の奇数次 )、実効値 (1 〜 31 の奇数次 )電圧：R−N、S−N、T−N
電流：R、T、S、N

外形寸法図（単位：mm）

17.5

110

・運転時間
・各最大値、最小値
・CO2 排出量■表示
表 示 器：LED バックライト付 LCD（黄緑色）
視 野 角：垂直方向、水平方向ともにセンター基準 ±60°
バーグラフ 1 段
・セグメント数：21
7 セグメント表示 3 段
・文字サイズ：幅 5mm、高さ 10mm
・桁数：上段 5 桁、中段および下段 6 桁

能許容差（温度、周波数の影響を含む）
・電圧：±0.3%（100V 以上はその入力値に対する許容差、100V 未満は 100V に対する許容差）
・電流：±0.3%（スパンに対する %電流：1A または 5A）
・電力：±0.5%（電圧 100V 以上はその入力電圧と電流（1A または 5A）をスパンとする許容差
電圧 100V 未満は以下をスパンとする許容差
三相 3 線 1A ：173.2W、5A：866W
単相 2 線 1A ：100W、5A：500W
単相 3 線 1A ：200W、5A：1000W
三相 4 線 1A ：300W、5A：1500W）
・力率：±0.5%・周 波 数：±0.1Hz・電 力 量：±1%（力率 0.5 以上 入力 10% 以上）
・高 調 波：±1%（スパンに対する %）・アナログ出力：各測定要素の許容差
または ± 0.5% の大きい方
・温度の影響：23±10℃・周波数の影響：45 〜 65Hz
データ更新周期・高調波と周波数：1.1s 以下・高調波と周波数以外：600ms 以下応 答 時 間：1.5s 以下（0→99％）（周波数、高調波は 2.5s 以下）
絶 縁 抵 抗：100MΩ以上／ 500V DC
耐 電 圧：電圧入力−電流入力−パルス出力−警報出力−外部インタフェース−外部スイッチ・補助電源−FE1 間
2000V AC 1 分間
電気回路端子一括−大地間
2000V AC 1 分間

97.5

電力マルチメータ 54U2

ご注文の際には必ず最新の仕様書でご確認ください。

（旧社名：株式会社エム･システム技研）

2024 - 01

改5

NC- 6496

1刷発行

500454電力マルチメータ が表示も！ 操作も！ 設定も！

いっそう「使いやすく」なりました！
ループテスト
出力付！

出荷時設定

無料

99

2−M5取付ねじ110

主な仕様

株式会社エムジー

7−M4端子ねじ
ガスケット（t1.4）

抜止め

（＊2）

12−M3端子ねじ

8−M4端子ねじ（＊2）出力コード：0の場合は付きません。

4 点指示形

電力マルチメータ形式 ： 54U2
基本価格

IP5280,000 円〜
・アナログ信号 4 点出力
99,000 円〜
・アナログ信号 6点出力
120,000 円〜
・Modbus 通信付
89,000 円〜
・CC-Link 通信付
139,000 円〜
・BACnet MS/TP 通信付 89,000 円〜
・外部インタフェースなし

8●記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
●ご注文・ご使用に際しては、最新の「仕様書」および下記 URL より「ご注文に際して」を必ずご確認ください。
www.mgco.jp/info̲order/index.html●本製品のうち、外国為替および外国貿易法に定める輸出許可、承認対象貨物（又は技術）に該当するものの輸出（又は非居住者に提供）にあたっては、同法に基づく輸出許可、承認（又は役務取引許可）が必要になります。

株式会社エムジー（旧社名：株式会社エム･システム技研）

代理店

このマークは、RoHS 指令で制限されている特定有害物質（10 物質）が規制値以下の製品であることを示しています。

通信ネットワーク付仕様により加算価格があります。詳しくは仕様書をご覧ください。

価 格はお断りなしに変 更することがありますのでご 了承ください。
最 新 価 格はWebサイトでご 確認ください。

440V 直入力！
VT 不要で経済的

当社製品のご注文や価格につきましては、下記までご連絡ください。
ホットライン

0120-18-6321

E-mailhotline@mgco.jp

Webサイトwww.mgco.jp

BACnet MS/TPVT

440V ACCT

カスタマセンター
TEL

06-7525-8800

FAX

06-7525-8810

拠点一覧はこちら

www.mgco.jp/cover/kaisha10.html

はい がたMake Greener automation

廃形しません！
！

電子パーツが廃止になった場合などでも、設計変更で対応いたします。
ただし、代替の電子パーツを入手できない、あるいはリピートオーダが見込めない場合などは廃形にすることがあります。

さがす
見や

電力マルチメータ 54U2
110 mm17.5 mm

法定方が作性

操設

法
線方が配が97.5 mm

向上しました！
99 mm

めやす指針表示値

4 要素を同時表示（例）

豊富な出力機能

110 mmバーグラフ：力 率上段：電 流

中段：電 力下

段：電 圧

・アナログ出力 4 点
・アナログ出力 6 点
・パルス出力 2 点
またはパルス出力 1 点と警報出力 1 点
・Modbus・CC-Link
・BACnet MS/TP・上段、中段、下段のデジタル表示は同一サイズです。
・表示要素を自由に設定できます。
・サイクリック表示ができます。

相切換ボタン

出力端子台

M3 端子ねじ
出力コード：0の場合は付きません。

表示切換ボタン

取付ねじ「相切換ボタン」や「表示切換ボタン」で画面切換えが簡単、計測要素を容易に表示できます。

M5 取付ねじ

補助電源端子台M4 端子ねじ

入力端子台

M4 端子ねじ抜止め

使いやすさがいっそう向上しました。
見やすい前面パネル

システム構成例■ 高信頼性・高輝度バックライト■ 防水対策明るいだけでなく信頼性の高いバックライトを採用、明るさも 5 段階で調整でき、自動消灯モードも設定できます。

前面パネル部は防滴Ⅱ形（保護等級 IP52）の認定を受けています。

■ Modbus 通信の場合便利なテストメニューがあります■ 液晶表示部にテスト画面を呼び出して〜便利な機能の数々の操作をします。

■ CC-Link 通信の場合

アナログ出力微調整

PC

PLC

PLC

■ モータ始動電流ディレー

電力マルチメータ
形式：54U2

アナログのループテスト出力
インターネット

パルスのループテスト出力
パルス出力1〜2のそれぞれで RESET ボタンを1回押すごとにパルスを1つ出力し、出力したパルス数を画面表示します。

ISP

Ethernet/RS-485変換器
形式：GR8-EM
Modbus-RTU

警報のループテスト出力

Ethernet

通信テスト

入力が440V ACでも、ダイレクトに接続できるためVTは不要です。

2

ディレー時間時間
0.0 −（LEAD） +（LAG） 0.0

54U2コンフィギュレータソフトウェア
形式：54U2CFG4象限計量

力率：1.0（受電）

受電 受電
0.0 −（LEAD） +（LAG） 0.0+（LAG） −（LEAD）
送電 送電

VT不要

440V AC

CT

便利になった設定方法

PC

電力マルチメータ
形式：54U2

力率：1.0（受電）

一次電圧（電流）を750kV（30kA）以下ならお客様の自由に設定していただけます。

RESET ボタンの長押しで、表示とともに警報のON・OFFが切換ります。

テスト画面に表示されている要素の特定値を上位機器（PLCなど）でモニタすることができます。

2象限計量

しきい値

■ ダイレクトに 440V AC を接続できます。

・Web 監視・メール通報
・日報管理

ルータ

警報設定値

■ 特殊一次電圧（電流）に対応しました。

PCWebロガー 2
形式：DL30DL30■ コンデンサ盤への対応
電流

モータの電流監視を行う場合に、モータ始動時の突入電流を警報と最大値更新から除外できます。モータの電流がしきい値を超えてからディレー時間内は電流の警報出力と最大値更新を停止します。

Modbus-RTU■ Web ロガー 2 を使用したインターネットでの遠隔監視データ収集例

アナログ出力のそれぞれの模擬出力を行います。0〜5V、1〜5V、4〜20mAのいずれかで0%、25%、50%、75%、100%を出力できます。

無効電力量の計量は設定で2 象限計量と4 象限計量いずれかを選択できます。

PC

電力マルチメータ
形式：54U2

アナログ出力のそれぞれのゼロ調整、スパン調整の微調整を行います。

■ 接点入力機能
2点の外部スイッチ（Y1、Y2）を割当てることで遮断器の開閉信号や過電流継電器の警報信号を入力し、接点の状態を表示できます。

警報ONディレー ：警報発令条件が一定時間以上続いた場合に警報を発生します。
警報ラッチ：警報発令条件から外れたときに自動解除するか、手動解除まで保持するかを選択できます。
警報時バックライト：警報発生時に、バックライトを点滅することができます。

誤結線判別サポート表示
電圧と電流の各位相角や電力値・電圧値・電流値を元に誤配線箇所の判別サポート表示を行います。

■ 警報発生時の動作

電力マルチメータ
形式：54U2

1.0（送電）1.0（送電）■ 運転時間の表示■ CO2 排出量表示

電流が流れている積算時間を表示します。

受電電力量をCO2排出量に換算して表示します。

54U2 コンフィギュレータソフトウェア（形式：54U2CFG）を使用して PC から設定できます。
設定する台数が多いときなどに便利です。設定確認メニューが追加され、思わぬ設定ミスを防止できます。
（ソフトウェアは当社 Web サイトから無料でダウンロードできます）

コンフィギュレータ接続ケーブル
形式：COP-US（54U2に付属の変換プラグが必要です）

3

54U2は、現場監視からIoTまで多くの用途に活用できる高機能な電力マルチメータです！
システム構成例のご紹介
高圧配電盤

LANを経由した電力の集中監視

キュービクルでの現場監視

電力マルチメータを Modbus-RTU、Modbus/TCP 通信で工場内のネットワークに接続することにより、PC で工場全体の電力の集中監視ができます。

キュービクルに電力マルチメータを取付けることで電圧／電流／電力／周波数／位相など全要素を一括して監視できます。

インターネットと無線を利用した電力の遠隔監視システム
電力マルチメータで計測したデータをWebロガー2で収集することにより、インターネットを利用した電力の遠隔監視システムを構築できます。インターネット経由でPCやタブレットのブラウザから各種計測データの遠隔監視ができ、サーバによるデータ収集や現場からメールによる自動通報ができます。

高圧受電（6600V）

キュービクル

スマホ

PC

PC（EMS（＊1）、電力ロガーなど）

日報
月報

メール通報

Ethernet（Modbus/TCP）
ルータ

Ethernet ／ RS-485 変換器
GR8-EM
ISP

Modbus-RTU

電力マルチメータ
54U2

モバイル回線

ISP

インターネット
電力マルチメータ
54U2

ISP

分電盤へ（200V/100V）
Modbus-RTU

Web ロガー 2
DL30

電力マルチメータ
54U2

アナログ出力を記録計に接続（＊1）EMS：Energy Management System（エネルギー管理システム）

電力マルチメータのアナログ出力を記録計に接続すれば、設定した最大6要素の測定データをトレンドグラフとして表示・記録できます。

電力マルチメータを BACnet MS/TP、BACnet/IP 通
信でビルの IP ネットワーク（LAN など）に接続することにより、上位監視システムでビル全体の電力の集中監視ができます。

チャートレス記録計
73VR

タブレット日報
月報

無線 LAN
ルータ
Ethernet（Modbus/TCP）

無線による電力集中監視
電力の測定箇所が離れて点在する場合などは、920MHz帯マルチホップ無線機器くにまると電力マルチメータの組合せにより、無線による電力集中監視ができます。

BACnetを経由した電力の集中監視

アナログ信号
最大 6 点電力マルチメータ
54U2

ルータ

ワイヤレスゲートウェイ
WL40EW2

ワイヤレスゲートウェイ
WL40MW1

ワイヤレスゲートウェイ
WL40MW1

Modbus-RTU
BACnet 監視システム

PLCによる電力の集中監視

PULL

MITSUB

ASHI

電力マルチメータ
54U2

BACnet ルータ

BACnet MS/TP

電力マルチメータ
54U2

ABC12CPU
MODE
RUN
ERR
READY
BAT
STOP

電力マルチメータ
54U2BACnet/IP

電力マルチメータを CC-Link や Modbus-RTU で接続することにより、PLC から複数の電力測定ポイントの集中監視ができます。
POWER

Modbus-RTU

PLC

ワイヤレスゲートウェイ
WL40MW1

ワイヤレスゲートウェイ
WL40MW1

Modbus-RTU

PULL

CC-Link ／ Modbus-RTU

BACnet MS/TP

電力マルチメータ
54U2

電力マルチメータ
54U2

4電力マルチメータ
54U2

Modbus-RTU

電力マルチメータ
54U2

5

アプリケーション事例のご紹介
分電盤毎の電力をワイヤレス監視システム構成例やアプリケーション事例で使用した製品のご紹介

建材工場の配電盤電力集中監視
帳票画面

・Web 監視・データ収集

社内LAN

®

データマル
DL8

WL40EW2

建屋 A

配電盤
データ表示画面®
WL40MW1

ModbusｰRTU®

配電盤

電力マルチメータ
54U2

電流／電圧

建屋 B

Ethernet

PC

Ethernet ／RS-485 変換器
GR8-EM

トレンド表示画面PC・Web 監視・CSV ファ
イル取得

Web
ロガー 2
DL30

Web 画面事務所棟

CSVファイル®
配電盤

配電盤

工場内の配電盤に設置した電力マルチメータで電力諸量の現場表示をします。さらに、事務所のWebロガー2がすべての電力マル
チメータの電力諸量データを収集し、帳票作成や集中監視用のWeb画面を生成します。

金属材料工場の電力監視

Ethernet ／ RS-485 変換器

スマホ・Web 監視・メール通報ルータ

Modbus の Ethernet 用プロトコルとRS-485 用プロトコルを相互に変換します。データマルまたはリモート I/O
R8 シリーズと連結して使用しますが、単独でも使用できます。

Ethernet ／RS-485 変換器
GR8-EM

ISP

ルータ

Ethernet ／RS-485 変換器
GR8-EM装置 n

Ethernet

ワイヤレスゲートウェイ

Modbus-RTU透過型920MHz帯
特定小電力無線局（子機）

ワイヤレスゲートウェイ

Modbus-RTU透過型920MHz帯
特定小電力無線局（子機）I/O一体形形形形

Modbus/TCP（Ethernet）、Modbus-RTU透過型、920MHz帯 特定小電力無線局（親機）

式：WL40EW2

式：WL40MW1

ModbusｰRTU

Modbus-RTU

電力
マルチメータ
54U2

・通信費が無料です。
・免許が不要です。
・長距離 見通し1kmまで届きます。

インターネット

データマル ®
DL8

Ethernet

装置 1

式：GR8-EM

くにまるは、電波の回り込みが大きく、距離や到達性などの伝搬特性が優れた920MHz帯の電波を使用し、マルチホップ方式（子機間中継方式）で伝送する無線リモートI/Oです。

ISP

Web ロガー 2
DL30形

記録計の信号入力部を一体形、分離形、選択形の 3つのシリーズから選べる、経済的で柔軟性のあるタッチパネル式の記録計です。

DL8 簡易 Web サーバ画面

インターネット

装置情報（運転・故障） 電流／電圧

チャートレス記録計920MHz帯マルチホップ無線機器
PC

PLC

・簡易 Web サーバ（トレンド画面など）
・データロギング
・メール通報機能
・HTTP、HTTPS 通信機能
・FTP、FTPS 通信機能
・Modbus/TCP 通信機能
・SLMP 通信機能
・帳票（日報・月報・年報）作成機能
・各種演算入力・ユーザ定義画面作成機能
・スケジュール機能
・I/O マッピング機能
・稼働監視機能

データ表示画面

トレンド表示画面

スマホ

装置故障

・Web 監視・メール通報
・日報管理

主な機能

主な機能

ゴルフ場給水設備の電力監視

・メール通報・日報取得

PC

式：DL30・簡易 Web サーバ（トレンド画面など）
・データロギング
・メール通報機能
・HTTP、HTTPS 通信機能
・FTP、FTPS 通信機能
・Modbus/TCP 通信機能
・SLMP 通信機能
・I/O マッピング機能

73VR シリーズ

各建屋の分電盤の電力諸量データを、くにまるを経由して収集しています。無線なので広い工場敷地内の道路を挟んだ箇所のデータも簡単に収集できました。

設備担当者

Web ロガー 2 は、Web 画面による遠隔監視機能、データロギング機能、イベント通報機能に加え帳票の作成機能などを備えた現場設
置形のデータロガーです。

配電盤

電力マルチトランスデューサ
WL40W1-WTU

保守員

データマルは、Web 画面による遠隔監視機能、データロギング機能、イベント通報機能などを備えた IoT 用端末です。

形

式：DL8

ModbusｰRTU

Modbus-RTU

電力マルチメータ
54U2

Web ロガー 2形

無線だからこそ電力集中監視が実現できました!

FTP でトレンドログをダウンロード

データマル ®

電力マルチメータ
54U2

電流／電圧
給水設備

電流／電圧

電力マルチメータで測定した電力諸量を Web ロガー 2 が収集し、帳票を自動作成します。帳票のデータはメールに添付して定期的に送信します。また、Web ロガー 2 は PLC から装置情報のデータを取得して、装置故障時などにメールで通報します。

電流／電圧
給水設備

データマルと電力マルチメータの組合せにより、スプリンクラーなどへの給水設備の電力監視を遠隔化しました。ブラウザさえあれば、データマルに標準装備された監視画面をどこからでも遠隔監視できます。設備に異常が発生すれば自動的にメール通報します。

6

7

電力マルチトランスデューサ
式：WL40W1-WTU