No.

特

集 1

569

2022

安全エレちゃんの

冬の省エネ対策
特集 2

非常用自家発電設備のメンテナンス

1 2
・

No.

569

特

集 1

1 2
・

3

「冬の省エネ対策」

安全エレちゃんの4

安全エレちゃんのクイズコーナー

7

現場の記録から晴天の朝、全停電の知らせ。犯人はキュービクルへの侵入者

お客さまこんにちは

特

HATSUNEYA GARDEN

810

新年のご挨拶

新年のご挨拶

2022

新年あけましておめでとうございます。
平素は、私ども関東電気保安協会の業務運営に格別のご愛顧とご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。
コロナ禍が一昨年より２年近く続いております。ワクチン接種や行動制限の取り組みによって経済活動が徐々に再開され、苦難が続いていた社会全般に薄日が差してきたようでもあります。
しかしながら、新たな変異株による感染拡大の様相を見せており、予断を許さない状況です。
私どもとしましては、日々の感染拡大防止対策を十分心掛けますとともに、リスク管理を徹底しながら業務運営に努めて参りたいと存じます。
一方で、長期にわたる日常生活や企業活動への制約を経たこれからの「ウィズコロナ」の時代は、感染拡大防止対策を講じて感染リスクを抑えつつ、新型コロナウイルスと共存しながら、社会経済活動を継続する「新しいワークスタイル、生活スタイルの構築」が不可欠となります。具体的には、リモート環境の中で対面時と同様なコミュニケーションを図り、現地に実際にいる状況を体感す

集 2

非常用自家発電設備のメンテナンス
好奇心いっぱい！小トラベル

12るといった次世代情報技術を駆使した社会ですが、このような中では、情報処理や通信に係るインフラひいてはこれらを支える電気の信頼性がより一層重要になって参ります。

群馬県 渋川市

16
また、昨今国を挙げて取り組むこととなった脱炭素化は、「電化」がひとつの決め手となるものです。大量の電力を集中的に発送電する従来の仕組みと異なり、再生可能エネルギーが分散大変役立つ電気保安と法律ミニ知識

18

NEWS CLIP

20

information 土曜日休業のお知らせ

21「澁澤賞」を受賞しました

22

くとの認識のもと、「電気を安全で効率的にお使いいただくためのサービスを通じて、快適で安23

本年も変わらぬご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

エレちゃん6コマ電気安全

して配電線に連系され、さまざまなユーザーが発電所の機能を合わせ持つ時代となります。電気の供給信頼度という面では、これまでの電気を供給する者のみならず電気を使用する企業や一般家庭においても保安確保が重要になって参ります。

GR付PAS、UGS・UASの設置

電気の子メーターの有効期限が過ぎていませんか？

裏表紙

このような展望の中、私どもとしましては電気保安の役割と責任がこれまで以上に拡大してい心できる社会の実現」という経営理念を自覚し、社会のお役に立って参りたい所存です。

年頭にあたり、皆さまのご健勝とご多幸を心からお祈り申し上げ、新年のご挨拶とさせていただきます。

【表紙の写真】雪の伊香保温泉石段街

群馬県渋川市（16〜17ページ参照）
静かに雪が舞う、伊香保温泉の「石段街」。急な石段の両脇に旅館、土産店、飲食店などが並び、射的などの遊技場もあってレトロな風情が漂います。温泉の泉質は刺激少なく肌に柔らか。江戸時代
は「子宝の湯」とされ遊興保養地としてにぎわい、滝沢馬琴や十返舎一九なども訪れています。明治
以降も、徳冨蘆花、与謝野晶子、竹久夢二ら文人・芸術家に愛されました。
群馬県の中央に位置する渋川市は、
日本列島主要４島のほぼ中央でもあることから「日本のまんなか」を名乗ります。利根川と吾妻川が流れ、赤城山、榛名山などの名山を仰ぐ、自然豊かなまちです。
写真提供：渋川伊香保温泉観光協会「第２回しぶかわいかほフォトコンテスト」優秀賞受賞作※表紙は原典をトリミング使用しました

一般財団法人
理事長

関東電気保安協会

武部 俊郎

電気と保安 2022 年 1・2 月号

3

特

集 1

安 全 エ レ ち ゃ ん の

冬の省エネ対策
エネルギー価格の上昇が暮らしに影を落としています。
食料品や日用品の原材料費に影響しますから、値上げの不安がいっぱい。
家計を守る上でも、省エネ・節電が従来にも増して重要になりました。
一年の中で最も寒さが厳しく、暖房を中心に電力消費が増えるこの時期。
無理なくエネルギーコストを抑え、ＣＯ２排出削減にも寄与するための、
省エネ・節電の正しい知識、ひと工夫をご紹介します。

やすくなっています。（グラフ 1）

Ⅰ エネルギー価格の上昇
エネルギー価格が高騰しています。レギュラーガ

備率 3％」をぎりぎり確保しています。様々な対策

2011 年以来となる、電力危機が迫っていたのです。

が講じられ、昨冬のような事態には至らないでしょ（グラフ２）

う。けれども油断は禁物。私たち消費者も意識を高

省エネや節電はこの冬、家計に直結する課題とし年末からの寒波襲来で暖房需要が急増し、電力会て、取り組まなければならない課題となりました。

社はＬＮＧの在庫を減らし続けていました。そこにソリンの店頭小売価格は、11 月半ばに 10 週連続の大型石炭火力がトラブルで停止。加えてこの 2 日は値上がり（資源エネルギー庁調べ）。国が石油備蓄

西日本の天候が悪く、太陽光の発電量は平均の水準

Ⅱ 野心的目標と昨冬の「危機」の一部を放出する異例の事態となりました。

く、節電・省エネに努めたいものです。

Ⅲ 冬の省エネ・節電、具体策はを大きく下回りました。

冬季は暗くなって気温が下がり、家庭では夕食の電気料金も、毎月メディアが値上げを報じていま

日本は「2050 年に温室効果ガス排出実質ゼロ」

これらが重なったタイミングで北海道、東京（関支度、家族が帰宅する 17 時〜19 時ごろ、最も電気す。燃料費調整額＊の単価が上がり続けているのでを国際公約に掲げており、脱炭素の取り組みを着実東）、沖縄を除く各エリアで想定を上回る需要が発が使われます。エアコン暖房の普及などにより、冬す。日本は東日本大震災を機に、火力発電への依存に進めなければなりません。

生。電力量（kW 時）を賄いきれなくなる事態を、の電力消費は年々増えています。まずは暖房機器の各地電力会社の連携で危うく乗り切ることとなった

使い方を工夫して、ムダを省きましょう。

度が高くなりました。以前にも増してＬＮＧ（液化

昨秋、2030 年に向けた「第 6 次エネルギー基本計天然ガス）、石炭など燃料の価格変動に影響を受け画」が閣議決定されました。省エネは「野心的な深掘 り」と し て、従 来 計

グラフ1

燃料費調整単価（高圧）の推移

万 kl 積み上げた 6200 万
kl 程 度 を 打 ち 出 し ま し

-1.00

た。

-2.00

と こ ろ で 昨 冬、国 内-3.00の電力需給が綱渡りとなったことをご存じで-4.00

し ょ う か？

-5.00
-6.00

のです。

省エネ・節電のポイントは、こまめに、継続的に行うこと。一つ一つの効果はささやかですが、蓄積

2021 年度の冬季は安定供給に最低限必要な「予画から原油換算約 1000

※東京電力エナジーパートナーの例（円 /kWh）
0.00

2021 年 1

グラフ2

昨冬（12〜1月）の日別電力量推移（沖縄エリア除く）（億 kWh）
33

1/8
1/12

31
29

例年並み

27

需要大幅増

月 8 日 と 12 日 は「10 年2020年 2021年 2月
12月
1月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

に 1 度」を超えるレベル

データ出所：東京電力エナジーパートナーHP＊燃料費調整額

火力燃料（原油・ＬＮＧ・石炭）の価格変動を電気料金に迅速に反映させるため、毎月自動的に電気料金を調整する仕組みで、1996 年に導入されました。同様なものとして航空運賃の「燃料サーチャージ」があります。
「基準燃料価格」（2012 年1〜3月の貿易統計価格に基づき設定）と、最近 3 ヵ月間の「平均価格」（2021年12月分の場合、同 7〜9月実績に基づく）を比較し、その差分から「燃料費調整単価」を算定します。平均価格が基準価格を上回る場合はプラス、下回る場合はマイナス調整を行いますが、現在、プラス調整に肉薄しています。

4で、電力需要が増えました。計画停電を実施した

電気と保安 2022 年 1・2 月号

25

需要増

23

例年並み

21
19

12/15

19

23

27

31

1/2

6

16

20

（総合資源エネルギー調査会
出所：「2020 年度冬期の電力需給ひっ迫・市場価格高騰に係る検証中間取りまとめ」

24

電力・ガス基本政策小委）

電気と保安 2022 年 1・2 月号

5特すると目に見えて効果が表れます。例えば暖房用機

能です。二酸化炭素（CO ２）の排出削減にも貢献で器の賢い使用法で、年間で 1 万円を超える節約が可きます。（図 1）

図1

無理のない省エネ節約法（暖房機器の例）

エアコン

室温は20℃を目安に
年間で 電気の省エネ 53.08kWh CO2削減量 25.9kg 節約 約1,430円
外気温度6℃の時、エアコン（2.2kW）の暖房設定温度を21℃から20℃にした
場合（使用時間：9時間/日）
必要なときだけつける
年間で 電気の省エネ 40.73kWh CO2削減量 19.9kg 節約 約1,100円
暖房を1日1時間短縮した場合（設定温度：20℃）
フィルターを月に1回か2回清掃
年間で 電気の省エネ 31.95kWh CO2削減量 15.6kg 節約 約860円
フィルターが目詰りしているエアコン（2.2kW）とフィルターを清掃した場合の比較

電気カーペット

広さに合った大きさを年間で 電気の省エネ 89.91kWh CO2削減量 43.9kg 節約 約2,430円
室温20℃の時、設定温度が「中」で1日5時間使用した場合、3畳用と2畳用の比較
設定温度は低めに
年間で 電気の省エネ185.97kWh CO2削減量 90.8kg 節約 約5,020円
3畳用で、
設定温度を
「強」
から
「中」
にした場合
（1日5時間使用）

上掛けと敷布団をあわせて使う
年間で 電気の省エネ 32.48kWh CO2削減量 15.9kg 節約 約880円
こたつ布団だけと、
こたつ布団に上掛けと敷布団を併用した場合の比較（1日5時間使用）
設定温度は低めに
年間で 電気の省エネ 48.95kWh CO2削減量 23.9kg 節約 約1,320円
温度調節を
「強」
から
「中」
に下げた場合（1日5時間使用）
資源エネルギー庁・省エネポータルサイト「無理のない省エネ節約」
より抜粋

コロナ禍でもひと工夫
冷蔵庫

電気製品が
「そろそろ買い替え時かな」と思ったら、業は多いでしょう。しかし、人が減っても照明や空ぜひ前向きに。10 年近く前に購入したものと比べる調は必要です。出社した人の執務環境を守りながら、と、消費電力はかなり少なくなっています。販売店

節電する方法を考えたいものです。

暖房

暖房
照明
給湯器
温水洗浄便座▶家庭からはじめる 電気の安全と省エネルギーェックリストにしました。確認してみてください。

解説しました。省エネは夏と冬の季
節別、リビング、洗面所・浴室・ト

初期費用を回収できるかもしれません。

Ⅳ コロナ禍とエネルギー消費

Ⅴ 当協会が提供する省エネ情報

イレなど部屋別に具体的な省エネ法● ホームページ

エネルギー削減効果も分かります。

を紹介。CO2 の削減量、石油換算の新型コロナウィルス感染症は、昨秋に感染拡大のhttps://www.kdh.or.jp/safe/energy̲saving/

第 5 波を脱しましたが、今後も十分な予防対策をと

当協会ホームページ「電気のお役立ち情報」の中

主にオフィスや工場向けの省エネ

り続ける必要があります。この冬もまた、不要不急に「家庭の省エネ情報」をアップしています。省エ

方策を紹介しています。デマンド監の外出は控え、ご自宅で過ごす方が多いのではない

ネワンポイントレッスン、省エネ比較コーナーの２視と使用設備に焦点を当てて、具体でしょうか。

つのコンテンツがあります。エコライフの実践と家例を挙げながら「省エネ」「省マネ計の節約にご活用ください。

ー」の方法を紹介しています。

▶電気 de 省エネ

ネルギー消費に変化をもたらしています。在宅時間の増加で、家庭の照明や空調の使用時間は増えました。自宅で食事する機会が増えた方も多いでしょう。
炊事に伴い冷蔵庫の開閉回数が増え、消費電力が増えることになります。

いかがでしたか。

り「節電」が再びクローズアップされているのです。

コロナ禍から回復しようとしている暮らしに、エ

一方で、脱炭素への取り組みは間断なく進める必要

ネルギーの値上がりが影を落としています。化石燃があります。まずは身の回りのことから。電気の上料の価格高騰は、電気の供給にも影響を及ぼしてお手な使い方を実践してみてください。

Check

安 全 エ レ ち ゃ ん の
電気と保安

2022年1・2月号

問

題

Check

ハガキの場合は、

https://www.kdh.or.jp/safe/es.html①クイズの答え ②郵便番号・住所・氏名③勤務先名・勤務先住所④本誌や当協会に対するご意見・ご感想 をご記入のうえ

ぜひホームページの応募フォームからお申込みください ！

〒108-0023 東京都港区芝浦4-13-23 MS芝浦ビル7階

QRコードはこちら➡

9・10月号正解
過 電 流

クイズコーナー

2030年に向けた「第6次エネルギー基本計画」が閣議決定され、省エネは「野心的な深掘り」として、従来計画から原油
換算約1000万ｋｌ積み上げた〇〇〇〇万ｋｌ程度を打ち出しました。
ヒント（4〜7ページ）〇に入る数字4文字をお答えください。

応募方法［応募フォームのアドレス］

・コピー機などを長時間使用しない場合を想定し、スタンバイモードに設定されているか確認
・パソコンの「ディスプレーの電源を切る」「スリープ状態にする」の設定時間を短くし たり画面の輝度を下げるなど設定を確認
・昼間の日差しを取り入れたり、人がいないスペースの暖房を消すなど、工夫する・ひざ掛けを使って過ごすなど、
ウォームビズを実践
・不要な照明はこまめに消灯
テレワークなどで人が少ないオフィス ・人感センサーを活用した消灯の導入や、LED照明への交換
・設定温度を下げて洗い物をする・買い換え時は省エネタイプのものを採用
・使用状況を確認し、温度設定を見直し「切」に・長時間使用しないときは温水や便座の温度設定を電気と保安 2022 年 1・2 月号

https://www.kdh.or.jp/safe/cm̲panf.html

す。買い替えにより下がった電気代で、数年後には経済産業省資源エネルギー庁、環境省 リーフレットを基に作成

6からダウンロードできます。

電気の安全な使い方と省エネ法を・厚手、床まで届くカーテンを使用して外気を遮断
点ける時間が・ひざ掛けを使って過ごすなど、
ウォームビズを実践
長くなる・不要な照明はこまめに消灯
照明・LED照明に交換 （※調色機能があるLEDは仕事と団らんの使い分けができます）
使用時間が・「ディスプレーの電源を切る」「スリープ状態にする」の設定時間を短く
パソコン
長くなる
・画面の輝度を下げる
点ける時間が・時計代わりにせず、観ていない時はこまめに消す
テレビ
長くなりがち・部屋の明るさに合わせた適切な明るさに設定
追い炊きの時間が ・家族で間隔を空けずに入浴
お風呂
増える
お湯の熱を逃がさない
・入ってない時はフタをして、トイレに行く機会が ・暖房便座を使う場合は、放熱を防ぐためフタの閉め忘れがないように
温水洗浄便座増える・タイマー機能があれば、お出かけ前、就寝前など節電モードを活用

OA機器

当協会ホームページの「パンフレットギャラリー」

コロナ禍の下での家庭、オフィスの省エネ法をチ・温度設定を確認しましょう（強から中や弱に。
「エコ運転モード」
を活用）
・常温保存できるものは出して、すき間を空けて食品を入れる
・サーキュレーターや扇風機で暖まった空気を循環

コロナ禍でもひと工夫 オフィスの省エネチェック

冬の省エネに掲示された「統一省エネラベル」が参考になりま

家庭の省エネチェック

自宅での食事が増える

安 全 エ レ ち ゃ ん の● パンフレット

以前に比べてオフィスに出社する従業員が減った企

コロナ禍に伴う「新しい生活様式」は、家庭のエ

こたつ

働き方も変わりました。リモートワークが定着し、

集 1

でした。

たくさんのご応募ありがとうございました。

関東電気保安協会 広報部 までお送りください。

締切期日2022年3月15日必着

発2022 年 5・6 月号に正解を発表いたします。正解者の中から抽選で100 人の方にオリジナル図書カード（500 円分）を贈呈いたします。
なお、当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。

表◎ご記入いただいたお客さまの情報は当選者へ図書カード送付の目的および寄せられたご意
見に対する回答の目的のみに使用し、他の目的には一切使用いたしません。
◎ご応募につきましては、お一人様 1 件でお願いいたします。
電気と保安 2022 年 1・2 月号

7

現場の 記 録 から
神奈川事業本部 川崎事業所

佐藤

貴史

晴天の朝、
全停電の知らせ。
犯人はキュービクルへの侵入者安全措置を行って、さらに調査を進めたところ、低圧の配線をキュービクルから外部に引き出している部分に、ネズミが出入りできる程度のわずかな開口部が見つかりました。
この開口部分からネズミがキュービクル内部に侵入して高圧充電部に接触し、地絡により GR

日本列島では人と様々な動物

が 動 作 し、PAS が 開 放 さ れ て、が共存し、それぞれの営みを続

全停電に至ったものと推察されけてきました。野生の動物は大ました。早速、開口部分をパテ

切にしなければならない存在でで塞ぐとともに、他に異常がな

クの先端に小型カメラを取り付

今後もお客さまが安心して安すし、愛らしい行動や表情など

いことを確認して、復旧しました。

けて、キュービクル内の高い場

全に電気設備をお使いいただけ

所や機器の下部など、通常の点

るよう、電気主任技術者として、今回のような小動物の侵入に検では目の届かない場所の開口

あらゆるよる停電事故は、2020 年 4 月か部分の有無を確認しています。

電気事故

◆

によって、人々に癒しを与えてくれることもあります。

◆◆

ら 2021 年 3 月 ま で の 1 年 間、当パテ等の閉塞部材を小動物が突の防止に協会のお客さまでは 56 件発生しき破るケースもあり、完全に侵入

取り組ん

ています。

を防ぐことは中々困難な状況もあでいきた

このような事故を未然に防ぐります。けれども注意深く点検し、

いと思い
ます。

あ る 晴 れ た 日 の 朝、午 前 7 時ました。これで、PAS が動作しため、停電して点検を行う年次

事故を未然に防止することの大切

30 分頃のことでした。総合監視たことによる停電であることが点検の際には、伸縮式スティッ

さを実感させられた経験でした。

指令センターにお客さまから「事判明しました。

務所が停電している。直ちに対

続いて全停電となった主原因

応してほしい」と連絡が入りまを調べるため、キュービクルにした。事故対応のため待機して向かいました。扉を開けて内部いた私と同僚は「今日は天気もを入念に見回しました。すると

良いのに、どんな理由で停電し高圧機器の下部にネズミの死骸たのだろう」などと話しながら、があることに気付きました。

現場へと急ぎました。
けれども、中には私たちの生到着した時には、お客さまの活を脅かすようなイタズラをす

事 務 所 は 全 停 電 の 状 態 で し た。

る動物も存在します。近年、都お客さまから「間もなく仕事を市部ではネズミ、市街地ではネ

始めなければならない。何とか

コやハクビシン、山間部ではタ

早く復旧してほしい」と依頼をヌキなどの小動物がキュービク

受けました。

ル や、変 電 設 備 内 に 忍 び 込 み、原因を調査するために、まず充電部に接触したことによる停高圧交流気中負荷開閉器（PAS）

電事故が多く発生しています。

を確認したところ、高圧地絡継

◆

8

◆

電気と保安 2022 年 1・2 月号◆

電器（GR）の動作表示が出てい電気と保安 2022 年 1・2 月号

9お客さまこんにちは

HATSUNEYAGARDENの風格ある建物です。和室３室をひとつながりにした大広間は広さ
100 畳。レストラン、披 露 宴の 会場に使われています。直線的な窓の 格 子、障子、欄 間。料 亭 時 代からの意匠と、新たに配した円形の照明が融合して、和モダンな空〒350-0062 埼玉県川越市元町1-9-8
TEL： 049-222-2300（レストラン） URL： hatsuneya.jp

間となっています。
窓 からは 樹 齢 100 年 を 超 える木々や池を配した中庭が。ちなみに建物は庭を囲んで四方に配置され、どの建物からも癒しの空間が少人数での会食向けの特別室です。

売する人気メニュー。

眺められます。

離れのような落ちついた雰囲気。

同じく人気の生モンブレストランは、伝統的なフレンチ

秋には紅葉が目の前に広がり、ごランは、メレンゲの上に和の技法を巧みに取り入れた「フ結婚を決めた方の顔合わせや、大にマロンクリームがふ

レンチジャポネ」。年配の人の口に切な方との会食に人気です。

んだ ん に使 用され、もなじみます。旬の食材や地元産
有機野菜などを使い、ビジュアル

落ち着いたたたずまいの玄関。建物は2014年度の「かわごえ都市景観デザイン賞」
を受賞

小江戸「時の鐘」の近く

明治の和室でフレンチを

小江戸・川越の象徴「時の鐘」

宮造りの玄関をくぐり、右手に進のすぐ近く。明治元 (1868) 年に創むと大きな木造平屋。明治時代築

レストランで楽しむ「フレンチジャポネ」のコース

和を取り入れたスイーツを削りかけて提 供すも和の繊細さを感じます。調理は

玄関左手の建物は、やや新しいるため、味 わいはも

大広間の一角に設けたオープンキ

木造２階建てで、階上が挙式会場

ちろん、若いお客さッチンで。

になっています。天井板を取り払い

まにはインスタ映えすると評判です。

「友だちと久しぶりのお出かけ、太い梁を見せたスペースは、日本

このほか、川越名産のサツマイ

だからちょっといい食事を。そんな建築の趣きを残しながらも、明るモを使ったスイーツなど、季節ごと

お客さまにご利用いただいていま

く開放感があります。

のメニューが楽しめます。

抹茶のティラミス

お色直しを考える新婦さんは、さぞ楽しいことでしょう。

100 年の建物を守るす。メニューは毎月変わり、リピ

1階の一角にはカフェ。こちらはーターの方も満足いただけますよ」

明治の洋館を思わせる落ち着いたとサービスチーフの宇藤賢人さん。

内装で、道路に面した部分がオー

ランチタイムが終わり、大広間

あれば教えてほしいですね」と宇ランチコースは手ごろな2900 円かプンカフェになっています。専属パでテーブルの配置換えが始まりま藤さん。100 年の歴史を刻んできたら、ディナーは前日までの完全予

ティシエが腕を振るう、和の要素をした。翌日に挙式を控えているの木造建築なので、電気設備の拡充

約制です。

取り入れたスイーツを、濃厚なエスだそうです。「（コロナ禍の間も）は容易ではありません。冬の暖房

プレッソなどとともに楽しめます。

招 待 客を絞るなど 規 模を抑えななどは苦心しているそうです。

玄関の反対側、敷地の一番奥は

挙式は１日２組限定で「一 般 照 明 はＬＥＤで す が、挙式の演出には不向き。いい照明が業した「初音屋」は、抹茶やほうじ茶を使い、一合枡

がら、式を挙げていただきました。

高い天井を伝う電気配線の一部

皇 族 方もご 利用になに入ったティラミスは数年前にテレおかげさまで春のシーズンの予約

は、あえて見せてあります。視覚られた格式ある料 亭

ビで取り上げられ、いまも早々に完は順 調です」と池田翔太 朗チー

的に面白いし、目視点検に好都合

フは明るい表情。

と感じました。「保安協会さんは、でした。そ の 歴 史と10注文が入ってから栗建 物 を 受 け 継 ぎ、ウェディングは１日２組修繕が必要な場所や更新の提案を2013 年 にオープンし限定。全館貸し切りとなりしてくれるので、頼りにしています」

た の がＨＡＴＳＵＮＥます。パッケージプランはと池田さん。

ＹＡ ＧＡＲＤＥＮ（ハなく、オリジナルの式をつ

明治以降、２度の大火を経験しツネヤガーデン）。レ

くり上げていきます。古いた川越。当協会は電気の安全を通ストラン・カフェ・ウ

木 造 建 築になじむ白無 垢

じて、伝統の建物、ひいてはまち池田 翔太朗さん（左）と宇藤 賢人さんェディングの複合施設

チーフ

や打 掛、対照的に華 やかの歴史を守るお手伝いをしたいとです。

サービスチーフ

さが 一段と映えるドレス。

思っています。

電気と保安 2022 年 1・2 月号

大広間は、
日本建築の伝統的意匠(左)と現代的センスの照明(右)が融合

電気と保安 2022 年 1・2 月号

11

特

集 2

非常用自家発電設備のメンテナンス
一般社団法人写真1

コンプレッサ翼の確認例

給

気

冷

却

器

へ

日本内燃力発電設備協会

コンプレッサ翼を確認

写真３ 燃料噴射弁の点検例

非 常 用 自 家 発 電 設 備（以 降、
自家発電設備という）は、地震・転時間の長時間化を求められる類等が定められており、点検が場合も多くなっています。

義務付けられています。

このように、自家発電設備に求

表 1 は関係法令による点検基準

電設備の事故等による停電時に、められる緊急性・確実性・継続性等を示していますが、消防法令

消防用設備等（屋内消火栓設備、を実現するために、日頃の巡視・および建築基準法令に基づく点

スプリンクラー設備等）や建築

点 検 から部 品 交 換、定 期 点 検・検は、電気事業法令による保安設備（排煙設備、非常用照明装

精密点検に至るまで、その存在意

規程に基づく点検と同時に行う置等）などの防災負荷に対して義を認識しつつ、自家用発電設備

よう計画することが効率的であ電力を供給する役目があります。

専門技術者等の必要な知識およ

り適当です。

義務付けています。

加えて、企業や官公庁が業務・び技能を有した者が、点検作業に（1）電気事業法令（2）消防法令当たることが大切です。

実行・実現する手段の一つとして、設置される場合も多くなっています。
また、長期停電を想定した運
表1

非常用予備

対象設備
基

発電装置

準

保安規程
日常巡視

点

類

定期点検

検
間

報

12

告
則

電気と保安 2022 年 1・2 月号

する項目は以下の 5 項目です。

する自家発電設備に関して、保クラー設備等）の非常電源としり、消防用設備等の非常電源であタービン翼および排気管等の安業務における体制、工事、保守、て設置される自家発電設備に関る自家発電設備の点検に関して、確認

運転操作および教育等の事項にし て、点 検 基 準（告 示）と 点 検点検基準（告示）と点検要領（通過給機を取り外し、過給機

自家発電設備は、関係法令について、設置者自ら保安規程を要領（通知）が定められており、知）等を定めていますが、平成 30のコンプレッサ翼、タービン翼、

より保守点検の基準、期間や種作成し、これを遵守することをこれらによる点検とその結果の（2018）年 6 月 1 日付けでそれぞ

吸 気 管・排 気 管 お よ び 給 気・報告等を義務付けています。

れ改正され、同日施行されました。

排気マニホール内部を点検し、（3）建築基準法令改正の概要については総務省消著しい損傷および未燃燃料や関係法令による
点検基準等①過給機のコンプレッサ翼、

消防法令

建築基準法令特定の建築物の建築設備（排防庁のホームページ（※）に整理

燃料残渣物の異常な堆積がな

自家発電設備自家用発電装置

煙 設 備、非 常 用 の 照 明 装 置 等）

されていますが、改正のポインいことを確認し、必要に応じて、点検基準（告示）

検査および点検の項目 , 事項 , 方法

点検要領（通知）並びに判定基準（告示）の予備電源として設置される自トは次の 4 点です。

清掃や部品交換等を行います。

家発電装置に関して、その建築（1）「負荷運転」に代わる（写真 1、写真 2）。

設備の点検等の告示基準の中に「内部観察等」を追加②燃料噴射弁の点検

おいて具体的な点検項目・方法

これまで総合点検（1 年に 1 回）

燃料噴射弁を取り外し、開等が定められており、これによにおける運転性能の確認に係る

弁圧力および噴霧状態に異常る点検とその結果の報告等を義点検方法は「負荷運転」によるがないことを確認し、必要に務付けています。

ものに限られていました。これ応じて清掃や調整等を行いまに「内 部 観 察 等」が 追 加 さ れ、す。（写真 3）

機器点検
総合点検

6 カ月 ( 機器点検 ) および定める時期

1 年 ( 総合点検 )―りました。「内部観察等」で実施

消防法令では表１に記載の通

保安規程で

―

いずれかを選択できるようにな等（屋内消火栓設備、スプリン

定期検査・点検

精密点検
期

罰

日常点検

点検に関する消防
法令の改正についてらず、事業用電気工作物に該当

保安規程による種

燃料噴射弁の取付孔

電源を必要とする消防用設備

電気事業法令，
消防法令及び建築基準法令による自家発電設備の点検
電気事業法令写真４ シリンダ摺動面の確認例（燃料噴射弁取り外し）

非常用・常用の種類にかかわ早期に復旧させるために策定している BCP（事業継続計画）を

タービン翼を確認

燃料噴射弁

台風などの自然災害や一般送配事業を停止させない、あるいは

写真２ タービン翼の確認例

6 カ月〜 1 年までの間隔を置いて特定行政庁が定める期間（民間等の施設）
1 年以内毎（国・都道府県等の施設）

1 年に 1 回 [ 特定防火対象物 ]6 カ月〜 1 年までの間隔を置いて3 年に 1 回 [ 非特定防火対象物 ]特定行政庁が定める時期（民間等の施設）点検結果報告違反

定期検査報告違反（30 万円以下の罰金または拘留）(100 万円以下の罰金 )③シリンダライナ※ https://www.fdma.go.jp/ mission/prevention/suisin/post21.html

摺動面等の確認

電気と保安 2022 年 1・2 月号

13特非常用自家発電設備のメンテナンス

シリンダヘッドまたは燃料ることを言います。

の自家発電装置周囲温度が 40℃

対象物の関係者、電気主任技／手動や遠方／直接等のモード「非常電源（自家発電設備）点検

噴射弁を取り外し、シリンダ①確認すべき項目以内であること」が判定基準と術者、自家用発電設備専門技の切替え等を行ってから開始し票」に結果を記入し「消防用設摺動面に損傷や異常な摩耗等

予熱栓の発熱部に断線、変形、されていましたが、機器点検に術者、安全管理者および点検ます。また、点検実施責任者の備等点検結果報告書」に添付して，がないことを確認し、必要に絶縁不良がないことおける「無負荷運転時に換気口作業者等に対して、点検範囲・指示のもと復唱確認や指差呼称

定期的に消防機関に報告する必

応じて部品交換等を行います。

点火栓の電極に異常な消耗

シャッターの開閉や換気扇等の

内 容・手 順・ス ケ ジ ュ ー ル、等を用いて、安全の確保を図り

要があります。

なお、燃料噴射弁を取り外し

やカーボンの付着がないこ

換気装置類が正常に機能するこ

制限事項、各自の役割分担おながら行います。

（3）点検後の復元て点検を行う場合は、内視鏡と。プラグギャップ値は製と」に改正されました。

よ び 必 要 に 応 じ て 停 電 範 囲・

自家発電設備特有の試験とし点検作業終了後は、点検のた等を用いて確認することがで造者の指定値範囲内である

期間等を打合せにより周知徹て始動試験、調速機試験等があめ に 講 じ た 措 置（機 器 の 停 止、きます。
（写真 4）

こと

底する必要があります。

りますが、試験結果が規定値範

弁の開閉、自動 / 手動や遠方 / 直

また、点検期間中は自家発囲内にあっても、前回試験結果

接等のモードの切替え等）を点

電設備が一時的にも使用不可と大幅に違いのある場合は、原検作業前の状態に戻さなければ

自家発電設備は、危険物の取となる場合に備えて代替え設

因 を 調 査 す る こ と が 重 要 で す。

なりません。万一戻し忘れた場合、④潤滑油の成分分析

冷却水ヒータに断線等がな

自家発電設備の点検における留意事項「動粘度」「燃料希釈分」「塩

いこと。ケース外周または基価」「金属成分」および「水分」

近傍の配管等の温度が上昇等について潤滑油の成分分析

していること扱いや，ばい煙・騒音などに対備の準備等についても事前協

また、燃料・潤滑油の漏れは火

商用停電発生時に自家発電設備を行い、その値が製造者の指潤滑油プライミングポンプ

しても各種の法令によって規制議する必要があります。

災につながる恐れもあり、少量が正常に運転しない恐れがあり、定値範囲内であることを確認

が正常に動作していることを受けるため，これらの法令をの漏れでも放置しないで原因を最後の点検作業ともいえます。

②安全の確保し、必 要 に 応 じ て 清 掃、修 理② 交換すべき部品遵守するとともに自家発電設備

点検作業者の感電防止や点および部品交換等を行います。

潤滑油としての技術基準に適合するよ検場所付近を通行する第三者

自家発電設備のディーゼル機

冷却水

う、常に維持・運用されなけれの安全確保のため、危険個所

関 お よ び ガ ス 機 関 に つ い て は、

「PH」
「全硬度」
「電気伝導率」

燃料フィルターばなりません。

の養生、危険個所の注意喚起

日常点検で隔週 1 回数分程度の無日常生活において、携帯電話

お よ び「蒸 発 残 留 物」等 に つ

潤滑油フィルター

発電設備機器は、運転によるの標識や不測の事態時の避難

負 荷 運 転 の み を 行 っ て い る と、や家電製品、さらには電車や建いて冷却水の成分分析を行い、補機等駆動用Ｖベルト

性能低下以外に温度、湿度、塵

経路の掲示等を考慮する必要

燃焼室内，排気管内等に未燃燃物・工場など、ほとんどのもの

その値が製造者の指定値範囲

冷却水用等のホース埃（じんあい）、その他種々の原があります。

料油、潤滑油などが溜まり、こが電気を必要としています。ま内であることを確認し、必要シール材

因によって徐々に劣化し、当初③関係図書の準備

れらが多量に溜まった状態で負た電気は私たちにとって極めてに応じて清掃、修理および部

始動用蓄電池具備していた安全性や機能を点検作 業を効率的かつ的確

荷運転を行うと、高温排出ガス

当たり前に供給されるものに（3）ガスタービンを原動力とする

失っていき、そのまま放置してに行うためには、過去の稼働状による着火や異常燃焼が起きるなっており、当たり前の電気を自家発電設備は負荷運転

おくと運転不能や設備・機器の況や点検・修理の経緯等を把握可能性があります。

当たり前に供給するための電気または内部観察等は不要

損傷、および感電災害、漏電やしておく必要があり、以下の関

これらを定期的に除去するた設備のメンテナンスは、欠かす

これまで負荷運転は、原動機

油漏れによる火災などに発展す

係図書を準備しその内容を確認

め、1 年に 1 回程度の負荷運転をことのできない業務となっていることも考えられます。

しておく必要があります。

行うことが望ましいとされ、自ます。

⑤ 冷却水の成分分析

品交換等を行います。
（2）負荷運転または内部観察等の実施周期を6 年に 1 回に延長
これまで負荷運転は、総合点の種類にかかわらず全ての自家

検（1 年に 1 回）において実施す発電設備において実施すること

また、自家発電設備の性能をることとされていましたが「運とされていましたが、ガスター

転性能の維持に係る予防的な保調査することが重要です。

おわりに

設置届出書

家発電設備のガスタービンにつ

特 に 非 常 用 自 家 発 電 設 備 は、維持するためには、燃料，潤滑油，設置時の完成図書

いては、月 1 回程度の無負荷運転

普段は稼働していない状態です。

ビンを原動力とする自家発電設

冷却水等の状態も十分管理する

過去の点検結果報告書を行うことが望ましいとされて稼働させてはじめて設備の異常全策」が講じられている場合は、備については、総合点検におけ必要があります。

故障・修理の経過表います。

に気付くようでは、その使命を負荷運転または内部観察等の実る運転性能の確認（負荷運転ま（１）点検前の準備

非 常 電 源（自 家 発 電 設 備）

施周期は 6 年に 1 回まで延長できたは内部観察等）は不要となりることになりました。
ここで言う「予防的な保全策」とは、以下に示す「確認すべき

14

集 2

また、常用防災兼用発電設備

果たすことは出来ません。その自家発電設備の点検にかかわ

点検票の場合は、常用機関として常にため、非常用自家発電設備の点ました。

らず、点検作業において安全か

保安基準

負荷運転を行っているため、保検は、法令で定められた点検や（4）換気性能の点検はつ効率的に作業を行うためには

点検実施チェックリスト

守のための無負荷運転を必要と製造者が推奨する点検・部品交

事前準備は欠かせない作業です。

取扱説明書

していません。

換等、必要な項目を必要な時期

無負荷運転時に実施①関係者との打合せ

等（2）点検作業

消防用設備等の非常電源とし項目」を 1 年に 1 回確認し、かつ

こ れ ま で 換 気 性 能 の 点 検 は、

「交換すべき部品」を製造者が設総合点検における「負荷運転時

自家発電設備の点検に先立

点検作業は、安全確保に必要て用いられるものの場合、点検定する推奨交換期間内に交換すに発電機室又はキュービクル内

ち、点 検 実 施 責 任 者 は、防 火な機器の停止、弁の開閉、自動の結果は，別途定められた様式

電気と保安 2022 年 1・2 月号に必要な時間を費やして確実に実施することが重要です。

電気と保安 2022 年 1・2 月号

15

好奇 心

小 トラベル
いっ ぱ い！

見 どころ【石段ひなまつり】【棚下不動の滝】
伊香保温泉に春の赤城山の溶訪 れを 告 げる 行 事。

岩が作った断地元保育所の園児が、崖を一気に下ひな壇に見立てた石ります。落差段を彩ったのが始まは 37ｍで、滝りで、30 回続きます。

の裏側に回れ20 年前からは公募のる「裏見の滝」

部もできました。

となっています。大きく崩3月3日近くの土曜(地元園児)、日曜(公募園児)開催※前年は新型コロナ感染症対策のため開催を見送りました。

落して洞窟になった崖下に【伊香保グリーン牧場】
榛名山群の二ツ岳を仰ぐ雄大なロケーションの伊香保リンク（同リンク提供）

第

166

回

竹久夢二伊香保記念館の展示作品（「ぐぐっとぐんま写真館」より転載）

栄え、中心部を利根川と吾妻川が流れ、赤城山、榛名

保養地として隆盛し、滝沢馬琴や十返舎一九などの文山などの名山を仰ぐ、自然豊かなまちです。

人墨客も訪れました。

つあり、こちプドッグショーは、ら は「雄 滝」。

ニュージーランドの落 差 40m の「雌滝」もありますが、ルート未整備のため雄滝に向かう道中、遠景を望むのみとなっています。
関越道赤城 IC から車で12 分、駐車場から徒歩10 分【日本のまんなか渋川へそ祭り】
平安時代、蝦夷征伐の帰路に坂上田村麻呂が「この地こそ
日本の中心、この石を臍（ほぞ）石と定める」と言ったとか。
市内に祭られる「へそ石」の伝承です。

透 明 感 のあるツヤ「日本のへそ」を起爆剤と喉 ごし。讃 岐、稲にした、まちの活性化行

庭と並ぶ日本三大う

事は1984 年に始まりましどん のひとつとされた。メインイベントの「へます。伊香保の湯治

そ踊りパレード」は、飛び客や水澤観音の参拝

入り参加歓迎の愉快なお（ホトトギス）の舞台となったことで、全国に知られました。

者に供されたのが始祭り。腹に顔の絵を描い

大正ロマンを代表する画家の竹久夢二も、ここを愛した

まりで、400 年の歴史があります。お寺の参道は「水沢うどて踊り歩きます。

文化人のひとり。当地には蘆花の文学館、夢二の記念

王 国・群馬 県を代 表する館があります。また、石段の一部には与温 泉 地で す。急な石段の謝野晶子の詩が刻まれています。

射的など遊技場もありレト

400ｍの屋外リンク、2 つの屋内リンクを備

ロな風情。

え、スピードスケートの世界大会も開かれ茶褐色をしたお湯は、刺る本格的施設。ここでの練習や競技を経激が少なく肌に柔らか。女て、世界へ羽ばたいた群馬県ゆかりの冬

性に優しい「子宝の湯」と季五輪メダリストもいます。
伊香保温泉の石段街

A ccess┃ 群馬県 渋川市
アクセス

鉄道の場合 ：JR東京駅から北陸・上越新幹線、高崎駅から上越線
乗り換えで渋川駅まで約1時間30分。伊香保温泉は渋川駅からバス約25分
自動車の場合 ：練馬ICから関越自動車道で渋川伊香保ICまで約1
時間20分。伊香保温泉はICから約20分※各施設の営業状況等は、新型コロナウイルス対策などで変更となる場合があります。事前にご確認のうえでご利用ください。

R吾

妻線

伊香保
グリーン牧場
伊香保リンク

棚下不動
の滝

渋川
へそ祭り

関越自
動車
道

940ｍの山腹にある「伊 香 保リンク」は（写真「ぐぐっとぐんま写真館」より転載）

JR上
越線

食 店 が 並ぶ「石 段 街」は水沢うどん街は伊香 保温 泉からバス10 分。JR 高崎駅から同60 分

7月下旬開催。メイン会場
は JR 渋川駅から徒歩

幹線
JR上越新

温 泉街からロープウェーで 5 分。標高ん街道」と呼ばれ、10 軒以上のうどん店が並びます。

J

両 脇に旅 館、土 産 店、飲電気と保安 2022 年 1・2 月号

ツジを追い込むシー【水沢うどん】

明治に入り、当時のベストセラーの徳冨蘆花「不如帰」

16

不動の滝は 2

開園時間：12〜2 月は10:00〜16:00、3〜11月は 9:00〜。1月上旬から2 月末まで平日休園
入園料：中学生以上：1,300 円 3 歳〜小学生：650 円のまんなか」を名乗ります。古くから交通の要衝としてされ、江 戸 時 代には 遊 興

います。棚下牧 場。牧 羊 犬 が ヒ

チェリーなどの遊戯施設、キャンプ場も備えています。

群馬県のほぼ中央に位置する渋川市。北海道から九古くは万葉集や古今集に詠まれた伊香保は、温泉

ぐ近くに あ る 観 光

ジやヤギとの散歩、バターの手作りなどの体験ができ、アー渋川市

文人も愛した石段街のいで湯王が祭られて本 場 仕 込 み。ヒツ

群馬県

州、列島主要 4 島のほぼ中央でもあることから「日本は、不 動 明伊 香 保 温 泉 のす赤城I.C.

渋川駅

伊香保温泉 竹久夢二
石段街 伊香保記念館

渋川伊香保I.C.
353

17

（記事提供

電気新聞）

電気と保安 2022 年 1・2 月号

17

大変
役立つ

電気保安と 法 律 ミニ知識 第 79 回

電気事業法と各種手続き
（27）

─民間規格
「自家用電気工作物保安管理規程」① ─

4．前３項の技術基準への適合状況の確認にあっ必要があります。保安管理業務を外部委託する場合ては、技術基準の解釈に基づいて行うこと。たは、電気保安法人と委託契約を締結し、産業保安監

だし、十分な保安水準の確保が達成できる技術

督部長の承認を得なければなりません。

的根拠があり、適合すると判断できる場合にあってはこの限りでない。

電気保安に関する法律についてあらためて確認されたい方などを対象に、電気事業法と各種手続きについて解説するシリーズ。
電気保安に関係する各種法令や技術基準を順次紹介しています。
今回から民間規格「自家用電気工作物保安管理規程」を取り上げます。
解説が充実し、自主保安確立のための参考書といえる規程です。

Q 4

Q 1

規程の目的と特徴は？

A 家用」を含む）と「一般用」に区分し、それ電気事業法では電気工作物を「事業用」（「自務ができませんが、産業保安監督部長等の承認を受けた場合はこの限りではありません。なお、主任技

保安規程の作成は義務なのですか？

A 安規程の作成、届出（作成及び変更時の届出法第 42 条の規定に基づき，設置者には保条）

主任技術者は 2 つ以上の事業場、または設備の兼術者等の選任は工事着手前に行う必要があります。

Q 6

保安規程の遵守についてどう記載していますか？

その工事、維持及び運用に関する保安を確保

義務）、遵守の義務が課せられています。主任技術するため保安規程を定め、かつ保安規程に基づ者等は設置者の求めに応じ、保安規程に定めるべきA 模に応じて、それぞれに最も適した保安体制

き、保安確保に努めること。（法 42 条）

具体的な内容、または保安規程の案を報告・助言すを確立することを目的とし、Ｑ4 で記した内容を定めることが求められます。

ます。電気工作物を安全かつ良好な状態に維持する⒉⒊

その工事、維持及び運用に関する保安の監督

保安規程は，自家用電気工作物の種類や規をさせるため電気主任技術者を選任し、かつ電保安規程に定める事項は以下の通りです。

ためには、この保安規程に基づいた適正な制度運用

ぞれ保安体制がとられています。自家用電気工作物

気主任技術者が保安のためにする指示、助言に⒈がなされることが重要です。

は設置者による「自主保安体制」を基本に、国の補従うこと。（法 43 条）

完と直接監督が一体となった保安体制が構築されています。
「自家用電気工作物保安管理規程」は、高圧またQ 3

は低圧の自家用電気工作物を設置する者（以下、設する業務を管理する者の職務及び組織。
⒉

上記３点について、
民間規程の内容は？

及び従事者が自家用電気工作物の工事、維持及び運A 保安規程（第 130 節）、電気技術者等の選任（第用に関して保安上守るべき技術的事項等を定めてい140 節）と、それぞれ 1 節ずつ割いています。

置 者）、電 気 主 任 技 術 者 等（以 下、主 任 技 術 者 等）

自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関本規程では、技術基準の遵守（第 120 節）、工事、維持及び運用に従事する者に対する保安教育。

⒊

工事、維持及び運用に関する保安のための巡視、点検及び検査。

がそれぞれの立場に応じて教育・指導をすること、⒌

発電所の運転を相当期間停止する場合におけ

または教育・指導を受けることが必要です。

る保全の方法。

本規程は、自主保安体制による安全確保に必要な基準の解釈、それらを補完する役目を担っている民⒎

工事、維持及び運用に関する保安についての法令、保守点検方法などを掲載しています。随所に間規格などを活用し、電気工作物の保安確保に努め解説を加え、資料が豊富な点が特徴です。

る必要があります。

A は、保安確保という重要な義務が課されてい利便性と危険性の両面を持つ電気の利用に設置者は、技術基準に不適合または不適合のおそれがあると報告された場合には、適合するための必要な措置をとること。

⒉

主任技術者等は、不適合または不適合のおそれがあると判断した場合には「とるべき必要なます。このため設置者は以下の事項を遵守し、法に措置」「必要な措置をとらなかった場合に生ず定める届出または報告を行う必要があります。

ると考えられる結果」を設置者に報告すること。

⒈

記録。
⒏

法定事業者検査等に係る実施体制及び記録の保存。

具体的事項の要点は以下の通りです。
⒈

自家用電気工作物を経済産業省令で定める技術基準に適合するように維持すること。（法 39⒊

従事者は、適合するように職務を誠実に行うこと。

を徹底するために、設置者、主任技術者等、従事者

運転または操作。

災害その他非常の場合にとるべき措置。

自主保安体制確立のため設置者に課される義務は？

認することも求めています。また、保安規程の遵守

⒋

⒍

Q 2

定めるとともに、主任技術者等には保安規程の遵守と合わせて、設置者及び従業者による遵守状況を確

まず技術基準ですが、その遵守はもとより、技術ます。

本規程では、設置者及び従業者の保安規程遵守を⒐

その他自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関し必要な事項。

Q 5

Q 7

届出・報告は、ほかに何を求められる？

A 選任」のほかに①工事計画②電気事故③公害

既述の「保安規程」「電気主任技術者等の防止等④発電所の出力変更等⑤その他――について、届出・報告の義務があります。
特に電気事故報告では、感電等による死傷、電気電気主任技術者等の選任に制約はある？

火災、一定規模以上の設備損壊または波及事故が発生した場合、報告規則第 3 条に基づ
き、事故を知った時から 24 時間以

A 用電気工作物の電圧に応じた資格を有する主内可能な限り速やかに概要を報告

任技術者を選任し、産業保安監督部長等に届け出るとなりますので、注意してください。

設置者は、保安を監督する者として、自家し、30 日以内に詳細な報告が必要（記事提供：日本電気協会技術部）

18

電気と保安 2022 年 1・2 月号

電気と保安 2022 年 1・2 月号

19NEWSCLIP
今冬需給は予備率３％確保も、
電力量公募で「保険」／エネ庁

ニュース
クリップ

の効率的な電力使用なども呼び掛けます。
こうした対策で昨冬のような需給逼迫は回避できる

経済産業省・資源エネルギー庁の有識者会合は、今見込みですが、コロナ禍からの経済回復に伴う需要増、冬（2021 年 12 月〜22 年 3 月）の電力需給対策をまと国際的な燃料価格高騰など過去にないリスクもありまめました。これまでに講じた東京エリアの追加供給力す。これらが顕在化した場合に備えた「社会的保険」

公募などにより、全国で安定供給に最低限必要な予備としてキロワット時公募を実施。沖縄電力を除く一般

率 3％は確保し、昨冬のような燃料制約も回避できる

送配電事業者 9 社が共同調達する形としました。

土曜日休業のお知らせ

見込みです。ただ、現時点で見込めないリスクの顕在

調達量は、費用を最小化する観点から保守的に算化に備えるため、燃料の追加調達を想定した「キロワ定。昨冬の需給逼迫時に行われた電力融通量の10日

ット時（電力量）公募」を実施する方針も示しました。

分に相当する約 3 億ｋＷ時としました。調達対象は電総合資源エネルギー調査会電力・ガス基本政策小源かデマンドレスポンス（ＤＲ）を想定。応札事業者委員会で、電力広域的運営推進機関（広域機関）がに対しては、過去の稼働実績や調達計画なども確認

まとめた今冬の需給見通しを了承。それを基に対策をする方針です。燃料であれば通常時よりも在庫水準がは 半 数 の 職 員 が 通 常 勤 務 を す る「シ フ ト 制」に よ り 各 種 の 点 検 業 務 を議論しました。東京エリアの追加的な供給力（キロワ

高まるといった「追加性」の有無を厳格に確認していット）公募に加え、需給逼迫時の自家発電設備のたききます。

実施してまいりましたが、この度、働き方改革の一環として 2022 年

拝啓

時 下 ま す ま す ご 清 栄 の こ と と お 慶 び 申 し 上 げ ま す。平 素 は 格

別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。
さ て、こ れ ま で 弊 協 会 は 完 全 週 休 2 日 制 の 枠 組 み の 中 で、土 曜 日（令 和 4 年）4 月 1 日 よ り、土 曜 日 を 日 曜 日 や 祝 日 等 と 同 様 に 休 業 日 と増しルール、発電事業者の燃料調達指針なども整備。

落札事業者には一般的なＬＮＧ（液化天然ガス）火広域 機関が継 続的に需給状況をモニタリング するほ

力の限界費用とされる1ｋＷ時当たり10 円以上を基本

か、発電・小売事業者による供給力の確保、需要家に市場への売り入札を求めます。

小規模事業用電気工作物を新設、電力保安改革で法案提出へ／経産省

近年の設備増加や事故増加を踏まえ、技術基準維持他の日曜日や祝日等の休業日と同様に就業時間外割増手数料を別途義務など、既存の事業用電気工作物相当の規制を適申し受けさせていただきます。

用します。一方、保安規程の届け出や電 気主任技術めました。「小規模事業用電気工作物」のカテゴリー

者の選任までは求めません。基礎的な情報の届け出を新たに設け、新設の10〜50ｋＷ未満の太陽光発電、で代替できることとします。

出などを求めます。

また、スマート保安化を見据え、高度な保安力を持特例として、認定を受けた事業者を対象に、煩雑な届力を有する事業者への規制を適正化します。次期通け出作業などを極力省くとともに、自己管理型の検査

常国会に提出予定の電気事業法改正案に盛り込みまを許容。画一的な個別・事前規制を改め、事業者のす。

保安レベルに見合った合理的な規制に転換します。

産 業 構 造審議会の産 業保安基 本制度小委員会で、

なお、電気事業連合会は同小委で「保安業務の貴制度改正に向けた取りまとめの大枠を提示し、合意を重な資源の有効活用につながる。経営資源をスマート得ました。同小委は 2021年 2 月に設置され、電力や都保安に配分したい」との見解を示し、制度変更を歓迎

市ガスなど産業保安を巡る環境変化に対応する保安しました。

電力分野の方向性は、産構 審の電気保安制度ＷＧ
で主に議論されました。小規模太陽光の保安規制を変更し、事業用電気工作物に類する扱いとなります。

電気と保安 2022 年 1・2 月号

大 変 ご 不 便 を お か け い た し ま す が、何 卒 ご 理 解 を 賜 り ま す よ う、
お願い申し上げます。
敬

つ事業者の行政手続きを簡略化します。電事法上の加えて、スマート保安の拡大を見据え、高度な保安制度の在り方を議論してきました。

させていただくこととなりましたので、お知らせさせていただきます。
な お、土 曜 日 に 点 検 業 務 を 希 望 さ れ る お 客 さ ま に つ き ま し て は、

経済産業省は、電力保安規制見直しの方向性を固20ｋＷ未満の風力発電に対し、行政への基礎情報届け20

nfo rm at io n インフォメーション

具2022 年 1 月 1 日

次期通常国会には電事法だけでなく、ガス事業法改正案も提出される見込みです。災害時連携計画に関する規定などが盛り込まれる見通しです。
（記事提供

電気新聞）

電気と保安 2022 年 1・2 月号

21

エ

レ

ち

ゃ

ん

６

コ

マ

電

気

安

全

GR付PAS、UGS・UASの設置

当協会の開発グループ、を受賞しました お客さまメリットにつながる新技術「澁澤賞」「第 66 回澁澤賞」贈呈式が 2021年11月19日、東京・丸の内の東京商工会議所渋沢ホールで行われました。
同賞は民間で唯一の電気保安関係表彰で、今回の受賞は 37件・86 名。この中に当協会 4 名ならびに光商工
株式会社の1名をメンバーとする「ＰＶ用絶縁抵抗測定器」の開発グループが選ばれました。
今回開発した測定器は、太陽電池発電（ＰＶ）設備の太陽光パネルの絶縁抵抗測定に用いるものです。
現状は接続箱を一つずつ測定しており、相応の停電時間が必要です。一方、この測定器は接続箱をまとめて測定できるため、点検時間の短縮が見込まれます。この結果、停電時間も削減し、お客さまの発電時間をこれまでより長く確保することが期待できます。
当協会では今後もこのように、お客さまのメリットにつながり、電気保安の発展に貢献する、新しい技術の

1

4

2

5

3

6

開発に取り組んで参ります。
当協会の渋澤賞受賞歴は、今回を含めて以下の通りです。
①

平成 26（2014）年度

地絡電流抑制装置の開発②

平成 29（2017）年度

Smart

③

令和元（2019）年度

改良型 Ior方式の開発④

令和 3（2021）年度

PV用絶縁抵抗測定器の開発

澁澤賞を贈呈される「PV用絶縁抵抗測定器」開発グループ

UGS の開発

開発グループの当協会職員【澁澤賞について】 澁澤賞は、民間で唯一の電気保安関係表彰。電気保安のために有効な機械・器具の発明工夫、永年にわたり電気保安の確保に貢献した人々などに贈られます。

電気保安体制の確立に貢献し、後半生は電気工学の教育に尽力した澁澤元治博士が、昭和30（1955）年に文化功労者として表彰されたことを記念し、昭和 31（1956）年に設けられました。
毎年、文化の日の11月3 日に受賞者が発表されます。
澁澤 元治（しぶさわ・もとじ、1876−1975）
逓信省（現在の経済産業省）技師となり、電気事業法、現在の電気設備技術基準の前身である「電気工作物規程」の制定や、電気主任技術者制度の改革に携わった。東京帝国大学電気工学科教授、工学部長を歴任し、名古屋帝国大学の初代総長を務めた。澁澤栄一の甥にあたる。

22

電気と保安 2022 年 1・2 月号

GR付PAS、UGS・UASの設置工場などで、高圧の電気を引込んでいる場合、責任分界点にGR（地絡継電器）付の PAS（高圧気中負荷開閉器）や UGS・UAS（地中線用負荷開閉器）を設置しましょう。設置されていないと、お客さま構内で電気事故が発生した時に構内だけでは収まらず、地域一帯を停電させてしまう波及事故を引き起こすことがあります。
電力会社の配電線からは多くのお客さまに対して電気が送られています。波及事故では電力会社側の遮断器等が作動して、事故があった配電線を切り離して停電させるため、同一配電線内のお客さますべてが停電することとなり、発生した時の社会的影響は非常に大きなものになります。
架空引込みの場合は GR 付 PAS、地中引込みの場合は UGS・UAS を設置します。まだ設置していない場合は、ぜひご検討をお願いします。

電気と保安 2022 年 1・2 月号

232022年 ・ 月号
1

2

2022年︵令和569年︶ 月1日発行︵奇数月1日発行︶

41

発行所 関東電気保安協会 〒1080023 東京都港区芝浦4━━━

MS芝浦ビル7階

23

13

当協会の許可なくして複製・転載することはご遠慮下さい︒

関東電気保安協会https://www.kdh.or.jp/

この用紙は再生紙を使用しています。