もくじ（Ⅰ）安全上のご注意
取り扱い上のご注意・・・・１
据え付け上のご注意・・・・６

取扱説明書 （据付説明書付）（Ⅱ）取扱編
使用 前 使用方法

型式
ＨＢ－８０７ＴＧＡ

各部のなまえとはたらき・・８
使用前の準備・・・・・・１１
使用方法・・・・・・・・１４
安全装置・・・・・・・・１８
点検・お手入れ・・・・・１９

点検 ・ そ の 他

故障・異常の見分け方と処置方法・・２６仕様・・・・・・・・・・３０
移設・廃棄・譲渡・・・・３１（Ⅲ）据え付け編
据え付け前のご注意・・・３２
お客様へ

工事をされる方へ工事を始める前に必ず「据え付け編」をお読みください。
工事完了後、必ずこの「取扱説明書」をお客様にお渡し
ください。

製品保証書

開こん・・・・・・・・・３２据え付け場所の選定・・・３３
基礎工事・・・・・・・・３４
据え付け

このたびはハウスボイラをお買い上げいただきまして、
まことにありがとうございます。
この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの「取扱説明書」をよくお読みになり、十分に理解してください。
お読みになった後は、手元においてご使用ください。

燃焼空気の取り入れ口・・３４
油配管の施工・・・・・・３５
水配管の施工・・・・・・３６
電気配線・・・・・・・・３７煙突の施工・・・・・・・３８
試運転・・・・・・・・・３９「保証書」は別途添付しています。
「取扱説明書」とともに、大切に保管しておいてください。

３３５９１００００L

( Ⅰ) 安全上のご注意

取り扱い上のご注意

・ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
・ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容ですので、必ず守ってください。
・表示と意味は、次のようになっています。

表

示

表

示

の

意

味

危険

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示します。

警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を意味します。

記号の例
図

記

号

図

記

号

の

意

味

△は、注意（危険、警告を含む）を示します。
具体的な注意内容は、△の中や近くに絵や文章で示します。

分解禁止

は、禁止（してはいけないこと）を示します。
具体的な禁止内容は、 の中や近くに絵や文章で示します。
左図の場合は「分解禁止」を示します。

アース工事●は、強制（必ずすること）を示します。
具体的な強制内容は、●の中や近くに絵や文章で示します。
左図の場合は「アース工事」を示します。

ネポン指定以外の部品などの取り付けについて
ネポン指定以外の部品などの取り付けおよび使用は、製品の性能を損ねる改造行為となります。
改造を行った場合、当社は保証期間内でも製品に関する一切の責任は負いません。
ネポン指定以外の部品などの使用による事故、機器の故障およびその他のトラブルなどは、
すべてお客様の責任の範囲で処置いただくこととなります。

危険使用前のご注意
ガソリンは、絶対に使用しない
火災のおそれがあります。

ガソリン

ガソリン厳禁1

警告
使用前の注意機器の近くに可燃物や引火物を置かない
火災のおそれがあります。
可燃物禁止

機器出力以上の暖房負荷で使用しない
機器の水漏れの原因となります。
出力以上の使用禁止

機器の暖房配管から水漏れがないか確認する
機器の水漏れの原因となります。
暖房配管確認使用上の注意雷や地震などが発生したときはすみやかに運転を停止し、元電源を切る
故障や火災のおそれがあります。

電源を切る

点検・お手入れの注意
煙突、給排気筒が正しく接続されているか確認する
外れていると運転中に排ガスが、ハウスまたはボイラ室内に漏れて危険です。

煙突確認

煙突、給排気筒がつまったりふさがれていな
いか確認する
閉そくしていると運転中に排ガスが、ハウスまたはボイラ室内に漏れて危険です。

閉そく危険

故障・異常時の見分け方と処置方法
異常時（こげ臭い、油臭い、配管からの水漏れなど）は、元電源を切ってお買い上げの販売店
またはお近くのネポン営業所へ連絡する
異常のまま使用されますと故障、感電、火災の原因になり
ます。

2

電源を切る

( Ⅰ) 安全上のご注意

取り扱い上のご注意

（つづき）

警告
異常故障時の注意
ぬれた手でスイッチなどを操作しない
感電の原因になります。
ぬれた手禁止

移設の注意
移設する場合は、必ずお買い上げの販売店またはお近くのネポン営業所へ相談する
据付け不備がありますと感電、水漏れ、油漏れ、火災の原因になります。
お客様自身での移設は、絶対に行わないでください。

専門業者

注意
使用上の注意ぬれた手でスイッチなどを操作しない
感電の原因になります。
ぬれた手禁止水は水道法に規定された水質基準に適合する水を使用する
水質注意

故障、水漏れの原因になります。

給湯用や飲料用としない
ひふ障害や下痢、腹痛などからだをこわすおそれがあります。

給湯・飲用禁止

燃焼中や燃焼停止直後はバーナ扉や煙室、煙突などの高温部に触れない
接触禁止

やけどのおそれがあります。

バーナの空気吸い込み口やモータなどの回転部分に触れない
接触禁止

けがをするおそれがあります。

3注意
点検・お手入れの注意
点検・お手入れをするときは必ず元電源を切る
感電のおそれがあります。
電源を切る

燃焼空気取り入れ口が、ふさがれていないか確認するふさがれていると不完全燃焼の原因になります。

給気口の確認

故障・異常時の注意
この取扱説明書の点検・お手入れ以外は、絶対に分解、修理を行わない
発火したり異常動作してけがをするおそれがあります。

分解禁止

廃棄の注意
廃棄は専門業者へ依頼する
廃棄 す る場 合 は、必 ず専 門 業 者へ 依 頼し て くだ さ い。
絶対に投棄などはしないでください。
専門業者

譲渡の注意
お使いになっている商品を他に売ったり、譲渡されるときには、新しく所有者となる方が安全な正しい使い方を知るために、この取扱説明書
を機器の目立つところにテープ止めする

4

説明書添付

( Ⅰ) 安全上のご注意

取り扱い上のご注意（つづき）

バイパス配管について
地中加温、水耕養液加温でＡ重油焚きのハウスボイラを使用する
場合、必要とされる循環水温度が低温であるため、缶水温度の設
定を循環水温度に合わせて低く（５０℃以下）すると低温腐食による缶体損傷を起こすおそれがあります。
ハウスボイラでは低温腐食を低減させるために、バイパス配管を標準装備しています。このバイパス配管により、缶水温度を低くしなくても、低温水を循環させることができます。

※※ボイラメンテナンス時用弁（現地施工）

主弁
オリフィス
低温（流量少）ボイラ内水温６０℃以上
缶水温度

循環往き温度計（付属品）

ボイラ内水温度計
缶水

）

低
温
流
量
多
（

バ
イ
パ
全
ス
開
弁
（

※循環流量調節兼ボイラメンテナンス時用弁（現地施工）

高
温

低温（流量多）

）

循環戻り

混
合

高温（流量少）ポンプ

循環往き混合された温度※水配管施工時は必ず、循環ポンプの先（ポンプ押し側）と循環
水戻りの手前にはメンテナンス用兼流量調節用の弁（現地施工）を取り付けてください。
本体組み込みの主弁とバイパス弁は機器出湯と循環水戻りとの混合割合を調節するもので、循環流量を調節するものではありません。
缶水用温度計を見て、常に缶水温度が６０℃以上になる様に缶
水温度調節つまみで調節をしてください。

5

( Ⅰ) 安全上のご注意

据え付け上のご注意
警告

据付け前のご注意
据付け、配管、電気工事は関連する法規と、この据付け編に従って行う
工事に不備がありますと感電、水漏れ、火災の原因になります。

専門業者

施設園芸用以外で使用しない
この機器は施設園芸専用です。他の用途には使用しないでください。
故障や事故のおそれがあります。

転用禁止

据付け場所の選定
機器をガスなどの引火物や可燃物の近くに設置しない（２ｍ以上離す）
可燃物禁止

発火、火災の原因になります。

機器は、金属以外で不燃性のしっかりした床面に
設置する
床面確認

転倒、火災のおそれがあります。

煙突の施工
煙突、給排気筒は必ず正しく屋外まで取り付ける排ガスが、ハウスまたはボイラ室内に漏れて危険です
排ガスは屋外へ

壁や屋根の煙突貫通部は必ず不燃材で断熱施工
する
施工確認

火災の原因になります。

電気配線
アース工事を必ず行う
故障や漏電のとき感電の原因になります。
ガス管、送油管、水道管への接続や共用アースをしないでください。

6アース工事

( Ⅰ) 安全上のご注意

据え付け上のご注意

（つづき）

警告
据付け工事後の確認
アース工事がされているか確認する
故障や漏電のときに感電するおそれがあります。
アース工事

煙突、給排気筒は正しく屋外まで取り付けられているか確認する
排ガスは屋外へ排ガスで、ガス中毒の原因になります。

壁や屋根の貫通部は必ず断熱施工されている
か確認する
施工確認

火災の原因になります。

機器は、金属以外で不燃性のしっかりした床面に設置されていることを確認する
転倒、火災のおそれがあります。

床面確認

注意
据え付けの注意
煙突、給排気筒など別売部品もメーカ指定品
を使用する
指定以外の部品を使うと故障、事故の原因になります。

指定部品

水配管の施工水配管は、空気だまりができないように施工する
施工注意

循環不良・腐食の原因になります。

水は水道法に規定された水質基準に適合する水を使用する
水質注意

故障、水漏れの原因になります。

7

( Ⅱ) 取扱編

各部のなまえとはたらき

外観図
本体

バーナ

8

( Ⅱ) 取扱編

各部のなまえとはたらき（つづき）

構造図

過熱防止装置ボイラが異常過熱したとき作動する

缶水サーミスタ
缶水温度を感知する

リセットボタン(黒色)
過熱防止装置の作動を解除する

暖房サーミスタ
暖房温度を感知する

主弁
缶体内からの出湯量を調節する

缶水温度計
缶水温度を示します
低温腐食防止のため６０℃以上になるように使用してください
Ｐ 15参 照オリフィス
缶体内からの最大
出湯量を制限する

のぞき窓
燃焼を確認する

燃焼制御装置(炎検知器)

バイパス弁
循環水温度を６０℃未満にしたいとき、
循環水戻りの一部を缶体内に戻さず直接出湯側へ流し、循環
水温度を調節する(缶水温 度を高温に保ったまま、
循環水温度が調節できる)燃焼状態を検知する

出湯口温度計（付属品）
循環水の出湯温度を示します。
Ｐ５を参照して調節してください

9

構造図
制御盤

操作部

ボイラ

ポンプ

運転

警報

燃焼

安全

ボイラ

運転

操作扉
操作時は、この扉を上方に開いて、操作を行ってボイラサーモスタット

60

運転

50

停止

℃
リセット

40

ください

70
80
85

ポンプ

暖房サーモスタット

15

自動

20

10
停止

手動

電源端子台

25

5

30
0

℃

35

非
常

ポンプインターロック

入

切

平
常

コントローラ短絡

電源接続する
三相200V50/60Hz

スイッチ
アース接続端子非常時にボイラを運転させる

万一の感電防止のため、アース工事を行ってく※常に平常時側としておください

運転モニターランプ表示部
各部の状況を点灯・消灯
で知らせる
ボイラ
運転 警報

ボイラ運転スイッチ

ポンプ
運転

燃焼 安全

ボイラサーモスタット

ボイラの運転・停止を

温度調節つまみ行う
ポンプ運転スイッチ
循環ポンプの運転を自動(温度設定運転)／手動(温度設定に関係なく運転)／停止に切換える

ボイラ

ボイラサーモスタット
60
50

運転

40

70
80
85

停止

℃

ポンプ

暖房サーモスタット

リセット

15

自動

20

10

スイッチ
低温腐食防止のため、本体低温腐食防止のため
循環ポンプの運転をボイ
循環ポンプの運転を缶水
ラ内水温により制御する温度により制御する※※ 入入にするとボイラにすると缶水温
内水温が５０℃以上に度が５０℃以上にならならないと循環ポンプ
ないと循環ポンプが運が運転しない
転しない

5

30
0

手動

℃

ポンプインターロック
切

入

操作部拡大

10

警報
リセットボタン
警報ランプを解除する（2秒以上押す）25

停止

ポンプインタ－ロック

６０℃～８５℃の範囲で缶水温度を調節してくだ
ボイラ内水温を調節して
さい
ください

35

暖房サーモスタット
温度調節つまみ
０℃～３５℃の範囲で暖房温度を調節する

( Ⅱ) 取扱編

使用前の準備危険ガソリンは、絶対に使用しない
燃料は市販のＡ重油を必ず使用する
火災のおそれがあります。

ガソリン

ガソリン厳禁警告
機器の近くに可燃物や引火物を置かない
火災のおそれがあります。
可燃物禁止

給油
１ ．油 タ ン ク へ の 給 油
燃料は、市販のＡ重油を使用してください。
汚れた油や水の混ざっているＡ重油は絶対に使用しないでください。

２ ．こ ぼ れ た Ａ 重 油 は よ く ふ き と っ て く だ さ い 。
３ ．油 タ ン ク は 、空 に し な い で く だ さ い 。
空にすると燃料配管とギヤポンプの空気抜きが必要になります。

お願い

市販のＡ重油は夏場用（暖候用）と冬場用（寒候用）では、性状が違っています。
冬場は、冬場に購入されたＡ重油を使用し夏場に購入されたものは絶対に使用しないでください。
夏場用は冷えこんだ夜間に不着火を起こす原因になります。

11

４ ．燃 料 配 管 の 空 気 抜 き の し か た①油タンクの送油バルブを開いてください。
②エアセパレータのバルブを開いてください。
③エア抜きコックに付属のパイプを差し込み、先端を空ビンなどの容器に入れてエア抜きコックを開いてください。
④Ａ重油が出てきたらエア抜きコックを閉めてください。容器にたまったＡ重油は、きちんと処分してください。
⑤オイルストレーナの下に布などを当て、ドライバーで空気抜きネ
ジをゆるめてください。
⑥Ａ重油が出てきたら空気抜きネジをしっかり締めてください。
⑦こぼれたＡ重油はよくふきとってください。

５ ．ギ ヤ ポ ン プ の 空 気 抜 き の し か た①元電源を入れてください。
②ボイラ運転スイッチをさい。正しければ

運転

停止にし、バーナモータを回転させ回転方向を確認してくだにしてください。

※モータが逆回転しているときは、元電源を切り制御盤内端子台の電源配線Ｒ相とＴ相の配線を入れ替えてください。
③エア抜きコックに付属のパイプを差し込み、先端を空ビンなどの容器に入れてエア抜きコックを開いてください。
④ボイラサーモスタットの温度調節つまみを最高の８５℃に設定し、ボイラ運転スイッチを運転にしてください。

少したってからバーナモータが回転します。
⑤パイプから連続してＡ重油が出てきたら、エア抜きコックを閉めてボイラ運転
スイッチを

停止

にしてください。

容器にたまったＡ重油は、きちんと処分してください。
⑥Ａ重油が出なくてバーナモータが止まったときは、ボイラ運
転スイッチを

停止

にし、再び

運転

にしてください。

Ａ重油が出るまで上記作業を繰り返し行ってください。
⑦こぼれたＡ重油はよくふきとってください。

12

( Ⅱ) 取扱編

使用前の準備（つづき）

運転開始前の準備と確認
１ ．給 水 元 栓 を 開 き 、機 器 に 水 を 入 れ て く だ さ い 。
水位計で水が入っていることを確認してください。
２ ．配 管 か ら 水 漏 れ が な い か 確 認 し て く だ さ い 。
３ ．油タンクや送油管などから油漏れがないか確認してください。
４ ．機 器 の 上 や 周 囲 は 、常 に 整 理 、清 掃 し 、燃 え や す い も の を 置 かないでください。
５ ．元 電 源 か ら の 電 気 配 線 が 、機 器 の 制 御 盤 端 子 に し っ か り 接 続
されているか確認してください。
６ ．煙 突 、給 排 気 筒 が 正 し く 接 続 さ れ て い る か 確 認 し て く だ さ い 。
７ ．エ ア シ ャ ッ タ の 調 節 の し か た①エアシャッタの固定用ネジ（周囲３ヶ所）を○ドライバーでゆるめてください。
②エアシャッタを、銘板の調整範囲を目安に動かしてください。
③ボイラ運転スイッチを運転にし、バーナを燃焼させてください。

④燃焼中に煙突から黒煙が出なければ、固定用のネジを締めて固定してください。
⑤黒煙が出たときは、エアシャッタ目盛が大きくなる方向に動かして、煙が出な
いように調節してから、固定用ネジを締めて固定してください。

この製品のエアシャッタは、使用地区用に調節してありますが、使用状況に応じて調節してください。

お願いエアシャッタの表示は標準値を示しています。
高地（標高５００ｍ以上）では、空気が薄いのでシャッタを開く方向に調節してください。

13

( Ⅱ) 取扱編

使用方法
警告

雷や地震などが発生したときはすみやかに運転を停止し、元電源を切る
電源を切る

故障や火災のおそれがあります。

ぬれた手でスイッチなどを操作しない
感電の原因になります。

ぬれた手禁止注意
給湯用や飲料用しない
ひふ障害や下痢、腹痛などからだをこわすおそれがあります。

給湯・飲用禁止

燃焼中や燃焼停止直後はバーナ扉や煙室、煙突などの高温部に触れない
接触禁止

やけどのおそれがあります。

バーナの空気吸い込み口やモータなどの回転部分に触れない
接触禁止

けがをするおそれがあります。

14

( Ⅱ) 取扱編

使用方法（つづき）

運転
１ ．元 電 源 を 入 れ る
安全ランプが点灯します。

２ ．操 作 扉 を 開 け 、ボ イ ラ サ ー モ ス タ ッ ト の 温 度 調 節 つ ま み を ま
わ し て 、缶 水 温 度 を 設 定 す る
６０℃～８５℃の範囲で設定してください。

３ ．暖 房 サ ー モ ス タ ッ ト 温 度 調 節 つ ま み を ま わ し て 、暖 房 温 度 を設定する
０℃～３５℃の範囲で設定できます。

４ ．ボ イ ラ 運 転 ス イ ッ チ を

運転

にする

ボイラ運転ランプが点灯し、バーナが燃焼し、燃焼ランプが点灯します。缶水温
度が設定温度より高いと、バーナは燃焼しません。

５ ．ポ ン プ 運 転 ス イ ッ チ を

自動

にする

ポンプ運転ランプが点灯し、循環ポンプが運転します。
暖房温度の設定値が低いと、循環ポンプは運転しません。
ただし、ポンプ運転スイッチを 手動 にすると、設定温度に関係なく循環ポン
プが連続運転します。

６ ．ポ ン プ イ ン タ ー ロ ッ ク を入にする

缶水温度が50℃以上にならないと、循環ポンプは運転しません。
（缶水温度が低くならないため、燃焼室内の結露水を抑制します。）

インターロック機能について
ネポンハウスボイラはポンプインターロック機能を搭載しています。この機能を使用することにより、以下の効果が得られます。
１．缶水温度が上昇するまで循環ポンプの無駄な運転をさせません。
（ スタンバイ機能）
２．缶水温度が必要以上に低温になることを防ぐことにより燃焼室内の結露を抑制し、低温腐食を予防します。

温度
循環ポンプ運転＜しくみ＞

循環ポンプ運転

循環ポンプ停止50℃
右図のように、ボイラ運転時の缶水温度が４０℃以下になると、循環ポンプを停止させ、缶水温度が５０℃以上になると循環ポンプの 40℃
運転を再開させます。
結露水が発生しやすい４０℃以下に缶水温度が下がる時間をできるだけ短くします。

時間

缶水温度の時間変化（模式図）

15

停止
１．ボイラ運転スイッチを停止 にする

ボイラ
運転 警報

バーナの燃焼が止まり、燃焼ランプ

ポンプ
運転
運転モニターランプ
表示部

燃焼 安全

とボイラ運転ランプが消灯します。

２．ポンプ運転スイッチを
にする

停止
ボイラ

ボイラサーモスタット
60
50

運転

40

70
80
85

循環ポンプの運転が止まり、ポンプ

ボイラサーモスタット
温度調節つまみ
暖房サーモスタット
温度調節つまみ

℃

停止

リセット

運転ランプが消灯します。

ポンプ

ボイラ運転スイッチ

暖房サーモスタット
15

自動

20

10

停止
手動

25
30

5
0

℃

35

ポンプインターロック

ポンプ運転スイッチ

入切ポンプインターロック
スイッチ

図 操作部（操作扉を開いた状態）●制御盤の扉は、運転操作のとき以外は閉じて使用してください。
お願い●制御盤内のコントローラ短絡スイッチは、常に平常時にしておき、サービスマンの指示以外、絶対に手を触れないでください。

16

使用方法（つづき）( Ⅱ) 取扱編

循環水温度の調節のしかた
缶水温度が低い状態でバーナを燃焼させていると、燃焼室内に結露水が発

お願い

生し、缶体腐食の原因となります。
これを防ぐために必ず缶水温度を６０℃以上に保持してください。

１ ．加 温 に 必 要 な 循 環 水 温 度 を ６ ０ ℃ 未 満 に す る 場 合①主弁を全閉にする
主弁（徐々に開いて温度調節）②バイパス弁を全開にする③ボイラサーモスタット温度調節
つまみを６０℃以上にする④運転スイッチを 運転 にする⑤缶水温度が設定温度になり、燃還湯口

焼ランプが消えるまで待つ

開バイパス弁（全開）（配管エア抜き時は全閉）⑥主弁を開閉し出湯口の温度計を見ながら調節する

２ ．加 温 に 必 要 な 循 環 水 温 度 を ６ ０ ℃ 以 上 に す る 場 合①バイパス弁を全閉にする②フランジのボルト、ナットを外し、オリフィスを外す③主弁を全開にする④ボイラサーモスタット温度調節
つまみを希望の温度（６０～８５℃）にする⑤缶水温度が５０℃以下になる場
合は主弁を少し閉じ、缶水温度
を６０℃以上に保持する主弁（全開）

還湯口

オリフィス 外す

バイパス弁（全閉）

温度調節つまみの目盛りの値と（配管エア抜き時も全閉）
実際の循環水温度は一致しない
ときもありますので必ず出湯口温度計を見ながら調節してください。

●循環水温度の調節は、循環ポンプを運転させながら行ってください。
●試運転時など、全体の湯温が上昇しきっていないうちは、何回か定期的に上記の作業を繰り返してください。
17

安全装置

(Ⅱ)取扱編

２６ページの「故障・異常の見分け方と処置方法」に従って点検・処置を行ってください。
装置名とはたらき

燃焼制御装置●着火不良、燃焼不良などのときに燃焼を停止させます 警報ランプ点灯

停電安全装置●停電のときに自動的に機器を停止さ
せます

全ランプ
消灯

過熱防止装置

警報ランプ●缶水温度が異常に点灯上昇したとき自動的に運転を停止さ 安全ランプせる装置です点滅

対震自動消火装 置 注1

警報ランプ
点灯（別売部品）●地震などのとき、
安全ランプ
運転を停止させる
点滅
装置です

その他
●缶水サーミスタが 警報ランプ故障したとき点灯

メモ

作動の原因とその処置

ランプ表示

原因
●油切れのとき●点火ミス●異常燃焼のとき●その他
処置
警報リセットボタンを２秒以上押して警報ランプを消灯させてください。
Ｐ２７「燃焼しない」を参照し、原因を取り除き再び点火動作を行ってください。
原因●停電のとき●電源線が外れたとき●電圧が異常に低下したとき●その他
処置
ボイラ運転スイッチを 停止 にして、再通電されるまで使用を中止してください。
（再通電後はＰ１５「運転」に従って運転をしてください）
原因●ボイラサーモスタットが故障したとき●その他
処置
元電源を切って使用を中止し、お買い上げの販売
店または工事店に連絡してください。
原因●地震（震度５以上）●機器が強い衝撃を受けたとき●その他処置
対震自動消火装置をリセットし、警報リセットボタンを２秒以上押して、警報ランプを消灯、安全ラン
プを点灯させてください。
Ｐ１３「運転開始前の準備と確認」にしたがって
ください。
原因
●その他
処置
元電源を切って使用を中止し、お買い上げの販売
店または工事店に連絡してください。

対震自動消火装置（地震感知器）は、別売部品です。
お買い上げの販売店または工事店にお問い合わせください。
18

(Ⅱ)取扱編

点検・お手入れ警告

煙突、給排気筒が正しく接続されているか確認する
外れていると運転中に排ガスが、ハウスまたはボイラ室内に漏れて危険です。

煙突確認

煙突、給排気筒がつまったりふさがれていないか確認する
閉そくしていると運転中に排ガスが、ハウスまたはボイラ室内に漏れて危険です。

閉そく危険

注意
点検・お手入れをするときは必ず元電源を切る
感電のおそれがあります。
電源を切る

燃焼空気取り入れ口が、ふさがれていないか確認するふさがれていると不完全燃焼の原因になります。

給気口の確認

油タンクや油配管から油漏れしていないか確
認する
漏れ確認

火災のおそれがあります。

点検・お手入れを行うときには
１．ボイラ運転スイッチとポンプ運転スイッチを 停止 にして、機器が冷えてから行ってください。
２．元電源を切ってください。
３．送油バルブを閉めてください。

19

点検・お手入れ
日常の点検・お手入れ
１ ．周 囲 の 可 燃 物・ほ こ り●機器、煙突および油タンクの周囲に燃えやすい物がないか確認してください。
●機器は常に清掃し、ほこりなどはきれいにふきとってください。

２．油（ 漏 れ・た ま り・に じ み）
●機器、送油管および油タンクなどから油漏れ、たまり、にじみがないか確認してください。

３ ．水 漏 れ●機器、水配管などから水漏れがないか確認してください。

４ ．ア ー ス●アースが確実に取り付けられていることを確認してください。

月に１～２回の点検・お手入れ
１．油タンクの水抜き●油タンクのドレーン口から水を抜いてください。

２．ノズルおよび電極棒の掃除①コネクタカバーを外して（ネジ２本外す）連絡配線コネクタ－を抜いてください。
②バーナ扉を止めているアイナットを外してバーナ扉を開けてください。
③ディフューザについている油カスや汚れは布などでふきとってください。
汚れがひどい場合は、ブラシで灯油または洗油などを使用して洗ってください。
④電極棒が汚れている場合は、電極棒先端の間隔を変えないように注意しながら、やわらかい布などで汚れを落としてくだ さい。

20

点検・お手入れ（つづき）(Ⅱ)取扱編

月に１～２回の点検・お手入れ⑤ディフューザの穴より、付属のノズルレンチを使って、ノズルを外してください。
（ノズルレンチのみで外すことができます）
電極棒を変形または破損させないように十分注意してください。

⑥ノズルのストレーナをまわして外し、やわらかいブラシで灯油または洗油などを使用して洗ってください。
⑦取り付けは、逆の手順で行ってください。
各部品の位置関係に注意してください。特にディフューザと電極棒・ノズルの位置関係には注意してください。
ノズルストレーナ

ノズルチップ

ノズルチップ部の分解は、絶対しないでください。

ノズル・電極棒セットの取外し①トランス蓋を止めているネジを外し、トランス蓋を手前を支点に回転するように外してください。
②銅配管のフレアナットを外して、ノズル電極棒セットを内部より抜き出してくだ
さい。

21

取
扱
編

月に１～２回の点検・お手入れ③ノズル・電極棒およびディフューザの位置関係は下記を参考にして調整してください。
④取り付けは、逆の手順で行ってください。
ノズル・電極棒セットをバーナ本体に戻すときは、油配管の位置に注意してください。
本体の銘板指定位置に合わせて組み立ててください。

メモ

ノズルは、消耗品です。シーズン毎に交換をおすすめします。
22

(Ⅱ)取扱編

点検・お手入れ（つづき）
月に１～２回の点検・お手入れ①ロックナットを左にまわし、ボディより外してください。
②灯油または洗油を使用して各部品を洗ってください。
エレメントはやわらかいブラシを使用して洗ってください。
カップ内にたまっているゴミも洗ってください。
③取り付けるとき、カップ内にきれいなＡ重油を満たして取り付けてください。

左右にまわしながら引き抜く

３ ．オ イ ル ス ト レ ー ナ の 掃 除

ボディ
Ｏリング
エレメント

カップ
ロックナット

ゆるむ

オイルストレーナ

４．燃焼制御装置（炎検知器）の掃除①トランス蓋を止めているネジを外し、トランス蓋を外してください。
②燃焼制御装置(炎検知器)を取付具から外してください。
③受光面の汚れを、きれいなやわらかい布でふきとってください。
④取り付けは、逆の手順で行ってください。
受光面

取付具
燃焼制御装置（炎検知器）拡大図

１年に１回の点検・お手入れ
１．本体の掃除①煙室ふたを止めている六角ナットを付属の工具で外し、煙室ふたを取り外してください。
②スクリュープレートを取り出してください。
③煙室・煙管にたまっているススや灰分などを上から燃焼室にはき出してください。

23

１年に１回の点検・お手入れ（つづき）④コネクタタカバーを外して（ネジ２本外す）連絡配線コネクターを抜いてください。
⑤バーナ扉を止めているアイナットを外して、バーナ扉を開けてください。
⑥燃焼室にたまったススや灰分などをバー
ナ口から取出してください。
⑦掃除が終わったら、逆の手順で元にもどしてください。

煙室・バーナ扉のパッキンが損傷している場合は、必ず新しい物と取り替えてください。

煙突
ススを押し出す

煙室※ススや灰分が長期間残留すると、腐食の原因となります。
※Ａ重油が重質化され、汚れやすくなっていますので、使用途中にも掃除することをおすすめします。

スス

煙管

スクリュー
プレート
燃焼室

バーナ口

スス

３．缶水の入れ替え（１）出湯弁および還湯弁（現地施工）を閉じてください。
（２）排水弁（現地施工）を開いて缶体の水を抜いてください。
（３）排水弁を開けたまま膨張タンク口から水を流し、缶体内の汚れを洗い流してください。
（４）排水弁を閉じてきれいな水で満水にし一度最高温度（８５℃）に沸き上げてください。
（５）最後に（1）で閉じた弁を必ず開けてください。また必ず膨張タンクに蓋をしてください。

24

(Ⅱ)取扱編

点検・お手入れ（つづき）

長期間使用しないときのお手入れ●長期間使用しないときは、必ず各部のお手入れをして保管してください。１９～２５ページ 「点検・お手入れ」参照●お手入れをおこたりますと、使用時に支障をきたすおそれがあります。
保管のしかた（１）２４ページ 「缶水の入れ替え」を参照し缶水の入れ替えをしてください。
（２）凍結のおそれがある場合は、缶体および配管中の水を完全に排水し、缶体内を乾燥させて保管してください。排水は、必ず下水道に排水してください。
（３）元電源を切ってください。
（４）油配管のバルブは、下図の１～４にしたがって閉めてください。
※夏季、熱膨張により配管などが破損し、油漏れのおそれがありますので、逃がし管は必ず設けてください。

25

( Ⅱ) 取扱編

故障・異常の見分け方と処置方法
警告

異常時（こげ臭い、油臭い、配管からの水漏れなど）は、元電源を切ってお買い上げの販売店、またはお近くのネポン営業所に連絡する

電源を切る

異常のまま使用されますと故障、感電、火災の原因になります。

ぬれた手でスイッチなどを操作しない
クリアスイッチ以外には触れない
作業注意

感電の原因になります。

注意
この取扱説明書の点検・お手入れ以外は、絶対に分解、修理を行わない
分解禁止

発火したり異常動作してけがをするおそれがあります。
修理を依頼される前に一度確認してください。

原因がわからないときや、故障が確認されたときは、必ずお買い上げの販売店またはお近
くのネポン支店・営業所へ連絡してください。

状

況 原

運転しない

バーナモータ

が動かない

因 処

置

方

元電源が入っていない

元電源を入れる

停電している通電されるまで使用を中止する

運転スイッチ

停止になっている 運転スイッチ

運転

にする

ボイラサーモスタットの設定温度が
適切でない

１５ページ

「運転」参照安全装置が作動している

１８ページ「安全装置」参照

元電源を切り、原因を取り除いてから、制御盤のカバーを開け過負荷保護装置のリセットボタン(白い突起)を押す

バーナモータ
過負荷保護装置が作動している●元電源の電圧降下● バーナモータ
電源配線の
接続端子
のゆるみ
●その他

※リセットボタンを押すとトリップ棒が飛び出ます26

法(Ⅱ)取扱編状

故障･異常の見分け方と処置方法(つづき)

況 原

循環ポンプ
が動かない

因 処

循環ポンプ
過負荷保護装置が作動している●元電源の電圧降下●循環ポンプ
電源配線の
接続端子
のゆるみ
●その他

置

方

法

元電源を切り、原因を取り除いてから、制御盤のカバーを開け過負荷保護装置のリセットボタン(白い突起)を押す※ リセ ット ボタ ンを押す とト リッ プ棒が飛 び出 ます●インターロック機能が働いている 缶水温度が上昇するまで待つ
循環水温度の調節が適切でない

暖まらない

１７ページ 「循環水温度の調節のしかた」参照

ボイラサーモスタットの温度設定が
１５ページ
適切でない
暖房サーミスタの感温部の取付位置 ３７ページが適切でない線」参照「運転」参照「暖房サーミスタ配

暖房負荷に対する機器選定が適切で お買い上げの販売店または、工事店ないに連絡してください
油が切れている

油タンクにＡ重油を補給する

油タンクの送油バルブが閉まっている

送油バルブを開く

油配管内に空気が入っている

１２ページ 「空気抜きのしかた」参照オイルストレーナがつまっている

２３ページ 「オイルストレーナの掃除」参照燃焼しない

Ａ重油の中に水や不純物が混じって 油タンクの水抜きをする、またはいる
良質のＡ重油に交換する
燃焼制御装置（炎検知器）が汚れて ２３ページ
いる
掃除」参照

「燃焼制御装置のノズル、電極棒またはディフューザ ２０～２２ページ 「ノズルおよが汚れているび電極棒の掃除」参照
循環水温度の調節が適切でない

バーナが
止まらない

１７ページ 「循環水温度の調節のしかた」参照

ボイラサーモスタットの温度設定が
１５ページ
適切でない
暖房サーミスタリード線が外れている

確実につなぐ暖房サーミスタの感温部の取付位置 ３７ページが適切でない配線」参照

27「運転」参照「暖房サーミスタ

状

況 原

因 処

方

法

１３ページ 「エアシャッタの調節のしかた」参照

燃焼空気が不足している
煙突から黒い ノズル、電極棒またはディフューザ
煙が出るが汚れている

煙突から白い煙が出る

置

２０～２２ページ 「ノズルおよび電極棒の掃除」参照

本体内部にススなどがたまっている

２３～２４ページ
除」参照

「本体の掃

ノズルが汚れている

２０～２２ページ 「ノズルおよび電極棒の掃除」参照

燃焼空気が過剰になっている

１３ページ 「エアシャッタの調節のしかた」参照

ボールタップの点検・交換
膨張タンクか ボールタップの故障・ゴミ詰り
らオーバーフ
配管エア抜き不十分 （循環ポンプ停
ローする
配管のエア抜きを行う
止時、配管中のエアが膨張する
水漏れ個所の発見・対処
膨張タンクに 配管途中の水漏れ
ひんぱんに給配管エア抜き不十分 （循環ポンプ起水する
配管のエア抜きを行う
動時、配管中のエアが圧縮する

28

(Ⅱ)取扱編

故障･異常の見分け方と処置方法(つづき)サービスマンの方へ
１．異常表示ランプ
制御盤内の基板上に異常表示ランプを搭載していますので、点検・修理時に確認して下記の表に従って適切な処置を行ってください。
NEPON BCR

異常表示ランプ
異常表示
クリア
ＳＷ

ノズル
ヒータ
ボイラ
サーミスタ
電圧

クリアスイッチ

基板（制御盤内）●基板上のランプ表示による診断
異常ランプ表示原因

対処方法

ノズルヒータランプ
点灯

ノズルヒータサーミスタの交ノズルヒータサーミスタの配線 換、またはノズルヒータサーミ
が断線または短絡している。
スタ線接続端子ネジのゆるみなどがあれば直してください。

ノズルヒータランプ
点滅①(一定の間隔で点滅）

故障ではありません。クリアス
外気温などの影響により油温がイッチを押し、ランプを消灯さ
所定の温度に到達しない。
せて様子をみてください。

ノズルヒータセットの交換、ノズルヒータランプ
ノズルヒータの異常、またはまたはノズルヒータ電源線接続
点滅②ノズルヒータの電源線が断線し端子ネジのゆるみなどがあれば(約3秒ごとに2回点滅） ている。
直してください。
ボイラサーミスタランプ
ボイラ（缶水）サーミスタが点灯
断線または短絡している。
（警報ランプも点灯）
電圧ランプ
点灯

お願い

異常ランプ
リセット方法

基板上クリアスイッチを押す。

ボイラ（缶水）サーミスタの交換、またはボイラ（缶水）サー
ミスタ線接続端子ネジのゆるみなどがあれば直してください。
ひんぱんに起こる場合は、
電気配線の見直しを依頼してください。

電源電圧に異常がある。
電圧降下が起こっている。

感電のおそれがありますので、クリアスイッチ以外はさわらないでください。

２．
コントローラ短絡スイッチ
制御盤内のコントローラ短絡スイッチ（ １０ページ 構造図参照）を非常時側にすると、基板が故障していてもバーナが運転しますが、ボイラサーモスタットによる自動停止はしませんので必ずそばにいて監視してください。
29仕(Ⅱ)取扱編型式
出力
燃 料 消 費 量 （ A 重 油 ）缶
水量
膨 張 タ ン ク 許 容 量
使
用
圧
力
電
源
消
費
電
力
運
転
電
流
電
動
バ ー ナノ ズ ル ヒ ー
点 火 変 圧電動
循環ポ ンプ流
揚

機
タ
器
機
量
程

制

式

御

方

制 御 装 置サ ー モ ス タ ッ ト
安
煙

突

内
接

全

装

径
寸
続 口 外

置

様
ＨＢ－８０７ＴＧＡ５／６
93 kW
10.7 L/h
152 L
16 L
大気開放
AC 200V 3相
1.3/1.3 kW
5.0/4.1 A
150 W
240 W
1次：AC200V 2次：10kV 200/150VA
750 W
320/380 L/min
9/7 m
バーナ ON-OFF 制御
循環ポンプ ON-OFF 制御
バーナ 25～85℃ 可変
暖房 0～35℃ 可変燃焼制御装置電動機過負荷保護装置

φ230 mm
φ229 mm法
径□350 mm□500 mm
Rc ２ （２B メス）
Rc ２ （２B メス）
G 1/2（1/2B オス）

燃 焼 空 気 取 入 口 寸 法
ガ
ラ
リ
使
用
時
出
湯
口
還
湯
口
接
続給
水
口
配 管 口 径排水口
オーバーフロー管
燃
伝
製
付

料

配

管

接

熱
品

続
面
質

属

口

径

過熱防止装置
地震感知器接続端子

Rp 1 1/2（1 1/2B メス）
Rp 1 （1B メス）
Rc 1（1B メス）（本体側

3

/8FL）

積
量

2.55 m2
約340 kg品

燃料配管接続管 1式
標準工具 1式
ボールタップ 1式
取扱説明書 1式
温度計(含接続管）1式
煙道アダプタ注記
１．出力・燃料消費量は、以下の数値を基準に算定してあります。
Ａ重油 密度･･･0.86kg/cm 3、低位発熱量･･･42.7MJ/kg{10,200kcal/kg}
２．消費電力および運転電流は、定常運転状態のときの値を示します。
３．ノズルヒータ容量は、公称値を示します。
４．水配管接続口径記号、Ｇは管用平行ネジ（オネジ）、Ｒｐは管用テーパーネジ（平行メ
ネジ）、Ｒｃは 管用テーパーネジ（テーパーメネジ）を意味します。
５．製品重量は、梱包重量を除いてあります。
６．上記表中で「／」で示す数値はそれぞれ電源周波数50/60Ｈｚの数値を示します。
７．海外でのご使用について
本製品は日本国内専用です。海外各国の安全規格や規制に準拠しておりません。

30

(Ⅱ)取扱編

移設・廃棄・譲渡
警告

移設の注意
移設する場合は、必ずお買い上げの販売店
またはお近くのネポン営業所へ相談する
据え付け不備がありますと感電、水漏れ、油漏れ、火災の原因になります。
お客様自身での移設は、絶対に行わないでください。

専門業者

注意
廃棄の注意
廃棄は、専門業者へ依頼する
廃 棄 す る場 合 は、必 ず 専 門 業 者 へ 依 頼してくだ さい。
絶対に投棄などしないでください。
専門業者

注意
譲渡の注意
お使いになっている商品を他に売ったり、譲渡されるときには、新しく所有者となる方が安全な正しい使い方を知るために、この取扱説明書を機器の目立つところにテープ止めする

31

説明書添付

( Ⅲ) 据え付け編

据え付け前のご注意

・据え付け工事を始める前に、この据え付け編をよくお読みください。
・工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認するとともに、この「取扱説明書」にそってお客様に使用方法、点検について説明してください。

警告
据え付け、配管、電気工事は関連する法規と、この据付えけ編に従って行う工事に不備がありますと感電、水漏れ、火災の原因になります。

専門業者

施設園芸用以外で使用しない
この機器は施設園芸専用です。他の用途には使用しないでください。
故障や事故のおそれがあります。

改造禁止

注意
煙突、給排気筒など別売部品もメーカ指定品を使用する
指定以外の部品を使うと故障、事故の原因になります。

指定部品

開こん
●梱包木枠に取り付けられているダンボール箱から取り出してください。
●付属品はなくさないでください。

付属品

煙導 アダ プタ

取扱説明書・工具一式

出湯口用温度計（含接続管）

ボー ルタ ップ

燃料配管 接続管

32

( Ⅲ) 据え付け編

据え付け場所の選定
警告

機器をガスなどの引火物や可燃物の近くに設置しない（２ｍ以上離す）
可燃物禁止

発火、火災の原因になります。

機器は、金属以外で不燃性のしっかりした床面に設置されていることを確認する
床面確認

転倒、火災のおそれがあります。

据付け場所の選定
下記の項目をよく調べて決めてください。
※ハウスボイラと可燃物の間には、所轄の地区の火災予防条例に定められた数値以上の距離を設けてください。
屋根①水配管工事、電気工事などの付帯工事ができ上部点検スペース60cm以上※る場所②雨水のかからない場所（屋内設置）③付近に燃えやすいものがない場所④十分換気の行える場所⑤火災予防上の所定の距離がとれる場所⑥周囲および設置床面が不燃性の安定した場所⑦点検・お手入れの行えるスペースがある場所※可燃物からの距離⑧排水のしやすい場所

上部点検スペースの取り方⑨近隣への騒音防止の配慮をした場所⑩煙突が、火災予防条例に従い取り付け５０ｃｍ以上（ﾒﾝﾃﾅﾝｽｽﾍﾟｰｽ）で きる 場所⑪油タンクが、火災予防条例に従い安全に５０ｃｍ以上設置できる場所

６０cm以上※（ﾒﾝﾃﾅﾝｽｽﾍﾟｰｽ）５０ｃｍ以上（ﾒﾝﾃﾅﾝｽｽﾍﾟｰｽ）※：可燃物からの距離
点検スペースの取り方

33

( Ⅲ) 据え付け編

基礎工事

基礎工事
基礎はハウスまたはボイラ室の床にコンクリートを十分かつ水平に打ってください。
基礎参考図

Ｃ

燃焼空気の取り入れ口
燃焼空気の取り入れ口
燃焼異常防止のために必ず燃焼空気の取り入れ口を設けてください。
①大きさは、仕様（Ｐ30）を参照してください。
②機器の近くに取り付けてください。
③積雪などでふさがないようにしてください。
④換気扇用の空気取り入れ口とは別にしてください。

34

( Ⅲ) 据え付け編

油配管の施工

油配管の施工各地区の条例や規定に従い施工してください。
①油タンクから機器までの配管は、１Ｂ（２５Ａ）以上の鋼管または銅管を使用してください。
②配管には、腐食予防塗料を塗るなどして防食対策をしてください。
③配管を埋設する場合は、接合部分の点検ができるよ

逆Ｕ字

うにしてください。

空気だまり④配管の途中は、中高（逆Ｕ字）になったり、空気だ
まりができないようにしてください。
⑤油タンクの送油口は、バーナのギヤポンプ中心位置よりも２０ｃｍ以上高くしてください。
⑥油タンクの油面レベルはギヤポンプ中心位置から５ｍ以内としてください。
⑦油タンクは必ず基礎ボルトで固定してください。
⑧油タンクと送油管の接続部には、金属製可とう管を設けてください。
⑨油タンクには必ずドレーン口を設け、水抜きや沈殿物の排出ができるようにしてください。
ハウスボイラ
⑩油タンクには必ず送油バルブを取り付けてください。 付属品

3/8Ｂ×１Ｂ
径違いエルボ⑪油タンクの周囲には必ず防油堤を設けてください。
⑫油配管には必ず逃がし管を取り付けてください。
3/8Ｂ銅管
手元バルブ（客先施工）

3/8ＦＬ
フレアナット
3/8ＦＬ×3/8Ｂ
ハーフユニオン
１Ｂ主配管
Ａ部接続詳細図35水配管の施工( Ⅲ) 据え付け編

注意
水配管は、空気だまりができないように施工する
施工注意

循環不良・腐食の原因になります。

水は水道法に規定された水質基準に適合する水を使用する
水質注意

故障、水漏れの原因になります。

水配管の施工・配管工事は水道局の指定工事店に依頼し、各地の水道局の規定に従ってください。
・機器への給水は、必ず膨張タンクによるシスターン方式で行ってください。
・冬期の凍結予防のために、配管には、必ず十分な凍結予防工事を行ってください。
・この機器は必ず暖房専用で使用してください。
①付属の温度計を出湯口に取り付けてください。
②付属のボールタップを給水口に取り付けて給水配管を接続してください。
③給水配管には、給水元栓とストレーナを取り付けてください。
④オーバーフロー配管を取り付けてください。
（ 途中にはバルブを付けないでください）⑤配管の途中は、中高（逆Ｕ字）になったり、空気だまりができないようにしてください。
※中高配管の場合は、空気だまり部に自動空気抜き弁を取り付けて空気を抜いてください。
⑥給水、出湯、還湯配管には、保温材を巻いて凍結予防をしてください。

施工例

メモ

ハウスボイラ本体

水配管は、暖房形態や使用施設によって異なります。
お買い上げの販売店または工事店へご相談ください。
36

電気配線

( Ⅲ) 据え付け編

警告
アース工事を必ず行う
故障や漏電のとき感電の原因になります。
ガス管、送油管、水道管への接続や共用アースをしないでください。

アース工事

電気配線
据
付
け
編

１ ．電 気 配 線①電源は、ＡＣ２００Ｖ３相（５０／６０Ｈｚ）を使用してください。
②元電源には、電源ブレーカを取り付けてください。
③電線は、ビニールキャブタイヤケーブル（ＶＣＴ）を使用し、元電源の配電盤からハウスボイラ制御盤までの配線長さにより下記の太さ以上のものとしてく
ださい。

配線長さ
電線太さ

４０ｍ未満

４０ｍ～８０ｍ

1．６φ（２mm ２）２．０φ（３．５mm ２）④配電盤からハウスボイラ制御盤までの距離は、できるだけ短くしてください。
⑤電源配線のＲ・Ｓ・Ｔ相の端末を圧着端子処理し、ハウスボイラ制御盤内端子
台のＲ・Ｓ・Ｔに確実に接続してください。
⑥機器には、必ずアース線を接地してください。（Ｄ種接地工事）
アース線は、ハウスまたはボイラ室の鉄骨柱にも接続してください。
⑦電源のタコ足配線は、絶対にしないでください。

２ ．暖 房 サ ー ミ ス タ 配 線①感温部を以下のことに注意して取り付けてください。
ａ．全体の温度を代表する場所にしてください。
ｂ．地中に埋設または水槽に水没させる長さは、先端から２．５ｍ以内としてください。
（防水部は先端から約３ｍまで）
ｃ．温風や温水配管の影響を直接受けない場所にしてください。

②誤動作防止のため、他の配線と一緒に束ねずに必ず離して配線してください。
③延長する場合は、０．５mm２２芯シールド線（ＭＶＶＳ）を使用してください。
ただし、全長を５０ｍまでとし、延長接続部は圧着端子や半田付けなどでしっかり接続し、ビニールテープなどで確実に絶縁処理をしてください。

37

( Ⅲ) 据え付け編

煙突の施工
警告

煙突、給排気筒は必ず正しく屋外まで取り付ける
排ガスが、ハウスまたはボイラ室内に漏れて危険です。

排ガスは屋外へ

壁や屋根の煙突貫通部は必ず不燃材で断熱施
工する
据
付
け
編

施工確認

火災の原因になります。

煙突の施工
火災予防条例に定めのある地区では、条例に従い施工してください。
①ステンレス製の煙突を使用してください。
②排出口（先端）をハウスまたはボイラ室内より外へ出して、必ず排気ガスが屋外に排出されるようにしパッキン 煙突継ぎ目 針金てください。
③壁・屋根の貫通部は、めがね鉄板などの不燃材で断熱してください。
④先端は、煙突を１本以上たちあげてください。
⑤機器と煙突の接続部、およびハウスまたはボイラ室内の煙突の接続部には、ガス漏れ防止パッキンをしてください。
⑥先端の開放部は、ハウスまたはボイラ室外壁より必ず６０ｃｍ以上離し、雨水や小動物が入らないように、金網付きＨ型トップ（煙突セット同梱）をつけてください。
⑦屋外の煙突は、風などで倒れないように鋼管などで支持してください。

施工例
側面取り出しの例

上面取り出しの例38

( Ⅲ) 据え付け編

煙突の施工（つづき）

煙突の施工（つづき）
給排気筒
使用の例

試運転
警告
アース工事がされているか確認する
故障や漏電のときに感電するおそれがあります。

アース工事

煙突、給排気筒は正しく屋外まで取り付けられているか確認する
排ガスは屋外へ排ガスで、ガス中毒の原因になります。

壁や屋根の貫通部は必ず断熱施工されている
か確認する
施工確認

火災の原因になります。

39

( Ⅲ) 据え付け編

試運転
警告

機器は、金属以外で不燃性のしっかりした床面に設置されていることを確認する
施工確認

転倒、火災のおそれがあります。

試運転
１ ．運 転 準 備①機器へ給水してください。
② １１～１３ページ 「使用前の準備」を参照し、運転準備をしてください。
③水漏れ、油漏れがないことを確認してください。

２ ．運 転①ボイラ運転スイッチを 運転 にしてください。
②ボイラサーモスタット温度調節つまみを６０℃以上にしてください。
③バーナが燃焼することを確認してください。
④ボイラサーモスタット温度調節つまみをゆっくり左にまわしてください。
⑤バーナがサーモスタットにより消火することを確認してください。
⑥ポンプ運転スイッチを 自動 にしてください。
⑦暖房温度調節つまみを３５℃にしてください。
⑧循環ポンプが運転して、水が循環することを確認してください。
⑨暖房温度調節つまみをゆっくり左にまわしてください。
⑩循環ポンプがサーモスタットにより停止することを確認してください。
⑪ボイラ運転スイッチとポンプ運転スイッチを 停止 にしてください。
⑫ポンプインターロックスイッチを 入 にしてください。

３ ．初 期 運 転 時 の 異 常 現 象①送油経路に空気がたまっていて不着火が発生したときは、安全装置が働いて運転を停止し、警報ランプが点灯します。
このようなときは、ボイラ運転スイッチを 停止 にし、再度 １２ページ「空気抜きのしかた」の手順を行ってください。
②循環ポンプが運転しているのに水が循環しないときは、水配管の空気抜きを水が循環するまで行ってください。

お願い

試運転を行い異常がないことが確認されたら、この取扱説明書にそってお客様に使用方法、点検・お手入れのしかたを説明し、この取扱説明書を手渡してください。
40

MEMO

MEMO

■■この製品に関するサービスについては、別紙「サポートガイド」をご確認ください。

定期点検

注意

定期的に点検・整備を受けてください
整備不良がありますと、事故のおそれがあります。

この製品は、定期点検が必要です。
この製品の性能を維持し、安全にお使いいただくために、定期点検（有料）をお受けください。

詳しくは、別紙「サポートガイド」をご確認ください。

保証とアフターサービス
詳しくは、別紙「サポートガイド」をご確認ください。

ネポン製品に関するお問い合わせはお買い上げの販売店

お近くのネポン営業所

またはサービスセンター ☎（046）247 ー 3195 月曜日～金曜日 9：00～17：00

ネポンお問い合わせホームページ
http://www.nepon.co.jp/□ お買い上げ年月日／

年

月

日

□ お買い上げ販売店／

電話番号（

お客様へ
お買い上げ年月日、販売店名を記入してください。
サ ー ビ ス を 依 頼 さ れ る と き、お役にたちます。

）－〒150－0002 東京都渋谷区渋谷１丁目４番２号
URL：http://www.nepon.co.jp/
環境に配慮した紙を使用しています。

無断転載・不許複製禁止