リサ複合盤システム TN50792◇
住宅情報盤用ドアホン
1

お客様用
取扱説明書
製品を正しくお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。お読みになった後は、いつでも製品の不明点を解決できるように大切に保管してください。

■安全上のご注意
安全にお使いいただくために、下記の注意

注意 を必ずお守りください。

HCDJ001-R-F

ドアホンからの警報、音声警報メッセージは、住居内の異常を知らせるものです。
警報表示灯が点滅した場合や警報が鳴った場合は落ちついて行動し、警報の原因を確かめて適切な対応をしてください。

■警報時のドアホンの動作■警報内容
警報時は警報表示灯（赤）が点滅します。
●警報音／◇音声警報メッセージ

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負うか機器の機能に悪影響を及ぼす可能性が想定されます。

■火災警報（火災確定時）●ファンフォンファンフォンファンフォン
◇火事です。火事です。火災が発生しました。安全を確認のうえ、避難してください。
●ビュービュービュー

機器を分解・改造しないでください。感電・故障・発火の原因となります。
ドアホンは防滴仕様になっていますが、水を直接かけないでください。

■ガスもれ●ピッピッピッピッピッ ◇ガスもれです。

汚れは、水で薄めた中性洗剤をやわらかい布にひたし、よく絞ってから拭いてください。ベンジン、シンナーなどの薬品は使用しないでください。

■非常通報●ピーポーピーポーピーポー ◇緊急事態発生。
■防犯警報●ピーポーピーポーピーポー ◇防犯装置が作動しました。

携帯電話、無線機などを近くで使用すると、誤動作の原因となることがあります。

■トイレコール●ポッポッポッ ◇トイレに来てください。
■バスコール●ポーポーポー ◇お風呂に来てください。

ドアホンは、お住まいに設置された住宅情報盤と組み合わせて使用します。
お住まいの玄関の外側から、チャイム音によって呼び出し、通話するイン
ターホンとしての用途の他に、火災、ガスもれ、防犯（戸締まり）の異常などを、内蔵のスピーカーでお住まいの外へ警報するセキュリティー機能が備わっています。

■コール●ポロポロポロ■その他警報（換気警報、水もれ警報、火災感知器線断線、ガス漏れ検知器故障）※

セキュリティー機能は、設置されるシステムにより使用できないものもあります。設置されている機器をご確認ください。

設備されたシステムにより、鳴動しないもの、鳴動・表示しないものがあります。

■故障かな？と思った時は…（アフターサービス）■各部の名称とはたらき
Aスピーカー・・・・・・・・・・室内との通話および警報の種類により、警報音および音声警報が鳴ります。

Bマイク・・・・・・・・・・・・・・室内との通話に使用します。
C通電表示灯・・・・・・・・・・通電中は緑色に点灯しています。
�呼出ボタン・・・・・・・・・・室内を呼出す時に押します。
�戸外表示器

正常な呼出しや通話ができない、 不自然に表示灯が点灯・点滅するなど、故障と思われる場合は機器保証書をご確認のうえ、取付け工事をした施工店、もしくは下記のお問い合わせ先にお申し付けください。
●能美防災株式会社・CSサービスセンター TEL：0120-102-408●技術的なお問い合わせ能美防災株式会社・技術部・管理1課
TEL:（03）3265-0232●能美防災株式会社最寄りのお問い合わせ先

試験スイッチカバー・・点検時に使用します。

�警報表示灯・・・・・・・・・・警報時に赤色で点滅します。
このドアホンには、基準に適合したことを示す適合マーク（SDマーク）が貼付されています。このドアホンに接続できる GP型3級 受信機は次の通※お住まいの住宅情報盤で鳴る呼出音（ピンポーンのチャイム音）は、その回数により、建物入口の集合玄関機からのものか、ドアホンからのものかが 判別できるようにセットされていますので、あらかじめ確認しておいてください。

りです。
種別

型式番号

GP型3級受信機（遠隔試験機能付）

受第15〜1号
受第16〜7号

型名
HAPGJ301-U/-R
HAPGJ304-U/305-U

能美防災株式会社
本支���������
■機器定格
電源電圧： DC12V 通電表示電流： 1mA
通話方式：（受話器付き親機） 同時通話（ハンズフリー親機） 自動交互通話

社／〒102-8277 東京都千代田区九段南４-７-３ ＴＥＬ．
（０３）
３２６５-０２１１ ＦＡＸ．
（０３）
３２６４-４９４８
社／北海道（０１１）７４６-６９１１ 東 北（０２２）２２１-２６９５ 新 潟（０２５）２４３-８１２１ 丸の内（０３）３２１３-１７８１
茨 城（０２９）２２５-２６００ 北関東（０４８）６４２-０１４７ 千 葉（０４３）２６６-０３０３ 西関東（０４２６）２７-４９３０
横 浜（０４５）６８２-４７００ 長 野（０２６）２２７-５５２１ 静 岡（０５４）２４７-３２１１ 名古屋（０５２）９１５-２４１１
金 沢（０７６）２５２-６２１１ 大 阪（０６）６３３０-８６６１ 京 都（０７５）２３１-０１２８ 神 戸（０７８）３３４-３５８１
広 島（０８２）２６３-７３３４ 岡 山（０８６）２４４-４２２２ 九 州（０９２）７１２-１５６０ 熊 本（０９６）３６０-１０５１
営 業 所／旭 川（０１６６）２３-７８２３ 帯 広（０１５５）２５-４９００ 青 森（０１７）７２９-０５３２ 盛 岡（０１９）６４５-０５５２
秋 田（０１８）８６２-５０８６ 郡 山（０２４）９３３-５５８０ 福 島（０２４）５２８-４１９５ 上 越（０２５５）２６-１８８６
羽 田（０３）３７４７-６８００ 渋 谷（０３）３４６１-１０５１ 杉 並（０３）３３０６-０４５１ 城 東（０３）３６４５-８３００
城 北（０３）５２９２-２１３７ 五反田（０３）３７７９-９７３７ 土 浦（０２９）８２２-３８５１ 宇都宮（０２８）６３７-４３１７
群 馬（０２７）３２８-１５６７ 埼玉西（０４９）２４７-４６４０ メヌマ（０４８）５８８-２８９３ 川 崎（０４４）２３３-５７７３
沼 津（０５５）９２３-９６６９ 浜 松（０５３）４７３-３４２２ 岐 阜（０５８）２７６-７７６１ 三 重（０５９）２２６-９８６０
富 山（０７６）４２５-１４９６ 福 井（０７７６）２１-００５６ 高 松（０８７）８６２-６０１２ 徳 島（０８８）６２５-４３２５
松 山（０８９）９７４-２８２３ 北九州（０９３）５５１-２５８８ 長 崎（０９５）８４５-０１３５ 大 分（０９７）５４３-２７７８
宮 崎（０９８５）２８-８７９２ 鹿児島（０９９）２５３-８１９６ 沖 縄（０９８）８６２-４２９７
工場／三 鷹（０４２２）４４-５１４１ メヌマ（０４８）５８８-１５３１04G

工事店様用
工事説明書
安全にお取り付け使いいただくために、下記の必ずお守りください。

警告

注意を

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が重傷や傷害を負うか機器の機能に重大な影響を及ぼす可能性が想定されます。

取り付けの際に、既設のチヤイム線などを利用する場合、交流100Vが通電されている場合がありますので、必ず電気工事店などの専門の知識を持った人に依頼してください。

注意

HCDJ001-R-F■梱包箱内の付属部品など■安全上のご注意

警告

リサ複合盤システム
住宅情報盤用ドアホン梱包箱の中には次の付属部品が入っています。梱包箱を開けた際には、まず付属部品が揃っているか確認してください。
◆工事／取扱説明書（本書）・・・・・・・・1◆Mネジ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4◆機器保証書・・・・・・・・・・・・・・1◆防塵ビニール・・・・・・・・・・・・1■接続方法
ドアホンと住宅情報盤の接続は、下図のように各端子に行ってください。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負うか機器の機能に悪影響を及ぼす可能性が想定されます。

ドアホン

住宅情報盤

電源を入れた状態で配線・取付け・結線をしないでください。
配線の被覆をむく時に、銅線にキズをつけないでください。
銅線が折れて差し込み端子から取れなくなることがあります。

■取り付け方法
ドアホン（HCDJ001-R-F型）の取り付けは、壁面・露出型です。取り付ける
前に、本体からベースをはずしてください。

�戸外表示器試験スイッチカバーを

�各線の接続後、本体をベースにはめ込み、上部つめがかみ合ったことを確認してから、戸外表示器試験スイッチカバーを開けて、下にあるネジを締めて止めます。
※カバーをロックするつめ開けて、カバー内にあるネジをドライバーでゆるめます。

�本体下部を持ち上げてベースからはずします。

�戸外表示器試験スイッチカバーを
�ベースを付属のネジでアウトレットボックスに取り付けます。

閉じます。

■警報機能の確認方法

ベース�戸外表示器試験スイッチカバーをマイナスドライバーなどを用いて開けます。

�戸外表示器試験スイッチを押します。

本体■ボックスは中形四角ア
ウトレットボックス 浅形（1個用スイッチカバー付き）を使用

�弱電流線を本体の各ターミナル端子に差し込み、接続します。

9〜10mm◆弱電流線の被覆のむき長さは、9〜10mmとしてください。

◆弱電流線をターミナル端子から抜く場合は、マイナスドライバーで「解除ボタン」
を押しながら線を引き抜きます。

�ドアホンの警報表示灯が赤く点滅し、住宅情報盤では警報を出さず、ドアホンで火災警報（ファンフォンファンフォンファンフォン 火事です。火事です。火災が発生しました。安全を確認のうえ、避難してください。ビュービュービューの警報）が一度鳴ります。
※警報中に再度スイッチを押すと警報は止まります。
�ドアホンの警報がなくなり、平常状態（緑色の通電表示灯のみ点灯）になります。