Ⅳ 環境共生住宅基準の概要等
1. 省エネルギータイプに係る基準
沖縄公庫が定める断熱構造等環境共生の基準は、住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成11年法律第81号）に基づく「評価方法基準（最終改正令和4年3月25日国土交通省告示第378号）」第5の5（温熱
環境・エネルギー消費量に関すること）に基づき、沖縄県の地域(8)に適用される断熱等性能等級4かつ一次エネルギー消費量等級6、または、断熱等性能等級5かつ一次エネルギー消費量等級4又は5に適合していること。
もしくは、建築物省エネ法に基づき所管行政庁が認定した住宅であること。基準の概要は次のとおりである。
※断熱性能の基準
次の①及び⑤又は②及び⑤に適合し、かつ、開口部の日射遮蔽措置が[表－4]に適合すること。
又は、③及び⑤か④及び⑤に適合すること。もしくは、⑥による住宅であること。
①

断熱性能等級4の仕様基準の適用条件〈開口部比率）を満足する場合において、各部位の熱抵抗の値を計算により求め、[表－1]の数値以上とすること。

②

各部位の熱貫流率(壁、天井などの各部位毎の室内からの熱の逃げやすさ）を計算により求め、[表－2]の数値以下とすること。 ※仕様基準の適用条件(開口部比率等)は①に同じ。

③

冷房期の平均日射熱取得率を計算により求め、[表－3]の数値以下とすること。

④「沖縄県における気候風土適応住宅認定基準（令和4年4月）沖縄県土木建築部建築指導課」に2適合する住宅。（ただし、延べ面積が300m 未満の住宅に限る。構造は問わない。）⑤

設計一次エネルギー消費量が基準一次エネルギー消費量の値を上回らないこと。
※(評価方法基準」5－2(2)基本原則イの定義により、等級5の基準一次エネルギー消費量は、
等級4の0.9倍、等級6の基準一次エネルギー消費量は、等級4の0.8倍となる。）⑥

建築物省エネ法に基づき、所管行政庁から建築物エネルギー性能向上計画が認定された住宅または、基準適合建築物に認定された住宅。

(注）1．

鉄筋コンクリート造等の住宅において、当該住戸の過半の床が外気に通じる床裏又はこれらと同様の熱的環境に接している場合は、仕様基準の対象外なので、注意してください。
事例としては、一階がピロティの場合や床下換気のある空間が存在する場合などです。

2．

住宅の熱貫流率の計算等については、「住宅の省エネルギー基準の解説〈財〉建築環境・省エネルギー機構）」をご参照ください。

3．

冷房期の平均日射熱取得率の計算については、エネルギーの使用の合理化に関する建築
主及び特定建築物の所有者の判断基準〈平成25年経済産業省・国土交通省告示第1号）をご参照ください。

4．

「沖縄県における気候風土適応住宅認定基準（令和4年4月）」については、沖縄県土木
建築部建築指導課のホームページをご参照ください。

- 31 -

［表‐1］熱抵抗の基準値R〔単位：R=㎡・K/W〕

単位住戸の種類（1）部

位

断熱材の施 断熱材の熱抵抗の基準値
工法（㎡･K/W）

鉄筋コンクリート造等
屋根又は天井
の単位住戸

(2)

屋

根

天

井

屋

根

天

井

内断熱工法

0.62

外断熱工法

0.57
0.96

充填断熱工
法

木造の単位住戸

0.78
0.96

充填断熱工
法

（3） 枠組壁工法の単位住戸

0.89

外張断熱工

(4)

木造、枠組壁工法又は屋根又は天井 法又は内張鉄骨造の単位住戸

0.78

断熱工法

※上記（4）以外の工法による鉄骨造の場合、熱抵抗値基準の適用はなし。

［表‐2］熱貫流率の基準値U 〔単位：U=W/㎡・K〕
住宅の種類

（1）

部

鉄筋コンクリート造等の単位住戸

（2）

屋根又は天
井

位
内断熱
工 法

1.18

外断熱
工 法

1.26

屋根又は天
井

その他の単位住戸

熱貫流
率

0.99

［表‐3］冷房期の平均日射熱取得率η AC〔単位：なし〕
6.7［表‐4］開口部の日射遮蔽措置 〔日射取得率、付属部材等の基準〕

開口部の建具、付属部材、ひさし、軒その他日射の侵入を防止する部分が、住宅の種類、開口部比率の区分に応じ、下表に掲げる仕様に該当すること。
住宅の種類

開口部比率の区分

建具の種類もしくはその組み合わせまたは付属部材、ひさし、軒等の設置

（い）
1戸建て
の住宅

（ろ）
（は）（に）

共同住宅等※

北±22.5度の方位を除く開口部に付属部材またはひさし、軒等を設ける

付属部材またはひさし、軒等を設ける（い）（ろ）（は）（に）北±22.5度の方位を除く開口部に付属部材またはひさし、軒等を設ける

当該窓が2以上の場合は、その合計の面積（参考）開口部比率の区分 （注）開口部比率を算定しない場合は、（に）の区分を適用。
1戸建ての住宅 ：（い）0.08未満、（ろ）0.08以上0.11未満、（は）0.11以上0.13未満、（に）0.13以上
共 同 住 宅等 : （い）0.05未満、（ろ）0.05以上0.07未満、（は）0.07以上0.08未満、（に）0.08以上- 32 -

2. 省エネルギー型設備設置工事に係る基準
この基準は、沖縄公庫の「政策誘導型リフォーム工事の環境共生住宅工事」に適用されるものです。
（1）省エネルギー住宅（パッシブソーラーシステム併設）工事
太陽エネルギー利用率が30%以上であるパッシブソーラーシステム（公庫確認番号※が付与されたもの）を設置する工事です。
※

公庫確認番号とは、（5）による住宅金融公庫（現：独立行政法人住宅金融支援機構）の設備機器等一覧に付与された番号のことです。

（2）省エネルギー型設備設置工事 (暖冷房･給湯設備設置型)
一定の省エネルギー性能を有することが確認された暖冷房設備及び給湯設備（公庫確認番号が付与されたもの）を次の要件を満たすように設置する工事です。
〔暖冷房設備の機能〕
次のいずれかの機能を有するもの(①及び②については、熱源機がひとつである集中型の設備に限ります。)①

2以上の居室等の暖冷房機能②

4以上の居室等の暖房機能③

10㎡以上の床暖房パネルによる暖房機能〔給湯設備の機能〕
浴室、炊事室、洗面所等3ヶ所への給湯機能(浴槽内の湯の追焚機能付き）を有するもの。
（注1）

太陽熱利用給湯設備の場合は、追焚機能は不要。

（注2）

追焚機能とは、追いだき機能、高温水供給機能、保温機能をいいます。

（3）省エネルギー型設備設置工事 (換気設備設置型)
建築基準法施行令第20条の6第1項に適合する換気設備を設置する工事です。
〔主な内容〕①

連続運転（24時間対応）によって全居住室における全般換気が可能な機械換気設備を設置する。

②

相当隙間面積に関係なく換気回数0.5回/h以上を確保する。

③

各居住室に給気口を設置する。

④

各居住室に排気口を設置するか、排気経路にアンダーカット、ガラリ等を設置する。

（4）省エネルギー型設備設置工事（太陽光発電設備設置型）
一定の性能を有することが確認された太陽光発電設備(公庫確認番号が付与されたもの〕を3kW以上の出力が得られるように設置する工事をいいます。
（5）公庫確認番号一覧表の掲載について省エネルギー型設備設置工事について、住宅金融公庫（現：独立行政法人住宅金融支援機構）の設備
機器等公庫確認番号一覧表を掲載するものですが、詳細については、各企業にお問い合わせ下さい。

- 33 -

①

公庫確認番号設定ルールについて
公庫確認番号は、原則として、設備の種類毎に、企業別の通し番号として設定しています。暖・冷房設

備については、アルファベットにより機能を識別しています。

［ 公庫確認番号設定ルール ］
機能又は熱源による分類

設備（又はシステム）の種類

暖・冷 房 設 備

給

湯

設

備

公庫確認番号

暖・冷房

KHS000‐DR

暖・冷房＋給湯（追焚機能付）

KHS000‐DRB

暖房

KHS000‐D

暖房＋給湯（追焚機能付）

KHS000‐DB

ガス給湯器（追焚機能付）

KKY000石油給湯器（追焚機能付）

KKY300電気温水器（追焚機能付）

KKY600太陽熱温水器

KTK000太陽光発電設備②

備

アルファベットにより、機能の識別が可能。
D：暖房機能R：冷房機能B：給湯機能番号により、熱源の識別が可能。
ガス：～200番台石油：300番台～500番台
電気：600番台～

KPV000

省エネルギー型設備設置工事（暖冷房・給湯設備設置型）のご注意
省エネルギー型設備設置工事（暖冷房・給湯設備設置型）を利用する場合は、設計審査申請書および現場審査申請書に公庫確認番号を記載していただく際、組み合わせて記載する必要があります。

［ 対象となる設備の公庫確認番号の組み合わせ］基
暖冷房・給湯
設備設置型

準

の

概

要

公庫確認番号の組み合わせ①2以上の居住室等の暖冷房＋3ｶ所給湯（追焚機能付※）②4以上の居住室等の暖房＋3ｶ所給湯（追焚機能付※）③居住室10㎡以上の床暖房＋3ｶ所給湯（追焚機能付※）※太陽熱温水器（KTK000）の場合は追い焚き機能は要求していません。

- 34 -

考

KHS000‐DR＋KKY000、
KHS000‐DR＋KTK000、
KHS000‐DRB
KHS000‐D＋KKY000、
KHS000‐D＋KTK000、
KHS000‐DR＋KKY000、
KHS000‐DR＋KTK000、
KHS000‐DB、
KHS000‐DRB【省エネルギー住宅（パッシブソーラーシステム併設）対象システム公庫確認番号一覧】[パッシブソーラーシステム]
企業名

平成18年2月14日現在

名

称

公庫確認番号

工法区分㈱オーエムソーラー協会

OMソーラー（空気集熱式パッシブソーラーシステム）

KSH001

全工法

一般・次世代エアサイクル産業㈱PAC（パッシブエアサイクル）住宅

KSH002木造軸組工法一般

大和ハウス工業㈱ダイワハウスG型ソーラーハウス（STEP-3）

KSH004鉄骨系組立構造

一般・次世代サーラ住宅㈱サーラソーラーサーキット（ヴェルデ）

KSH005木造軸組工法一般

ダウ化工㈱

次世代型SHSパッシブソーラーシステム

KSH008木造軸組工法一般・次世代梶田建設㈱BOBシステム構法

KSH009木造軸組工法一般

木造軸組工法
枠組壁工法※
木造軸組工法
枠組壁工法※

一般

北信商建㈱

FBS工法

KSH010

鐘淵化学工業㈱ソーラーサーキットDAシステム（SC-DA）

KSH012㈲チリウヒーター

ハイブリッドソーラーシステム

KSH014

全工法

一般・次世代
一般・次世代一般㈱福地建装

FAS（ファース）工法

KSH018木造軸組工法
枠組壁工法※㈱ウェルダン

P･Sソーラーハウス

KSH019

枠組壁工法

一般（社）日本ツーバイフォー
建築協会

2×4ソーラー住宅（ツーバイフォーソーラー）

KSH022

枠組壁工法

次世代

アサヒ住宅㈱アサヒエースパッシブソーラーシステム

KSH025木造軸組工法一般

エアムーブ・
エンジニアリング㈱エアサイクルホームシステム㈱エアムーブ住宅

KSH033木造軸組工法一般・次世代フクビエアサイクルパッシブソーラーDシステム

KSH035木造軸組工法一般・次世代ダイワ建設㈱PHS260（床蓄熱システム）

KSH036

一般・次世代㈱あったか森の国から

TRソーラーハウスA

KSH037木造軸組工法
枠組壁工法※
木造軸組工法
枠組壁工法※㈱四季工房

エアパス工法

KSH038木造軸組工法一般

KSH039木造軸組工法
枠組壁工法※

次世代㈱あったか森の国から

注（1）
（2）

TRソーラーハウスA（セブン）

区分欄は併用可能な省エネルギー住宅工事を示す。
※印の枠組壁工法の住宅については、省令準耐火構造 ※以外の住宅に限る。
※

省令準耐火構造とは、主務大臣承認準耐火構造のことです。

- 35 -

一般

【省エネルギー型設備設置工事対象設備公庫確認番号一覧】
平成18年2月14日現在[暖冷房設備]
企

（1/4)

業

アイカ工業㈱旭イノベックス㈱㈱インターセントラル

名

シ

ス

テ

ム

名

アイカ床暖房システム
灯油旭温水暖房システム
蓄熱電気暖房器 サンレッジ
エックス

大阪ガス㈱

ガス発電・給湯暖房機「エコウイル」
ガスヒーポンハウジングマルチ
HEATS‐ⅡTES

大多喜ガス㈱ガス発電・給湯暖房機「エコウイル」

HEATS‐Ⅱ

TES

京葉瓦斯㈱

ガス発電・給湯暖房機「エコウイル」

HEATS‐Ⅱ

コロナ温水式暖房システム
㈱コロナ

サンデン㈱
㈱恵比寿加工コロナハウジングエアコンシステム
コロナマルチエアコンシステム
石油暖房エアコン
サンデンCEHシステム
WFヒーター

サンポット㈱UTAC暖房システム

三洋電機㈱暖暖ヒーティング
ハウジングエアコン
サンヨーハウジングエアコンシステムマルチ
エアシステムTES

静岡瓦斯㈱ガス発電・給湯暖房機「エコウイル」

HEATS‐Ⅱ

ESEL

西部ガス㈱

ガス発電・給湯暖房機「エコウイル」

HEATS‐Ⅱ

ダイキン工業㈱システムマルチエアコン
ダクトセントラルエアコン
ダイキン暖・冷房・給湯システム- 36 -

公庫確認番号
KHS001‐D
KHS003‐D
KHS004‐D
KHS005‐D
KHS005‐DB
KHS005‐DR
KHS005‐DRB
KHS005‐DB
KHS005‐DRB
KHS005‐DR
KHS006‐D
KHS006‐DB
KHS006‐DRB
KHS006‐DRB
KHS007‐D
KHS007‐DB
KHS007‐DRB
KHS007‐DRB
KHS007‐DB
KHS007‐DRB
KHS008‐D
KHS008‐DB
KHS008‐DRB
KHS008‐DRB
KHS009‐D
KHS009‐DB
KHS009‐DRB
KHS009‐DRB
KHS009‐DB
KHS009‐DRB
KHS010‐DB
KHS010‐DB
KHS010‐DR
KHS010‐DRB
KHS011‐D
KHS011‐DB
KHS011‐DR
KHS011‐DR
KHS011‐DR
KHS012‐D
KHS013‐D
KHS014‐D
KHS014‐DB
KHS015‐D
KHS015‐DR
KHS015‐DR
KHS015‐DR
KHS017‐D
KHS017‐DB
KHS017‐DRB
KHS017‐DRB
KHS017‐DB
KHS017‐DRB
KHS018‐D
KHS018‐DB
KHS018‐DRB
KHS018‐DRB
KHS019‐D
KHS019‐DB
KHS019‐DRB
KHS019‐DRB
KHS019‐DB
KHS019‐DRB
KHS020‐D
KHS020‐DB
KHS020‐DRB
KHS020‐DRB
KHS022‐DR
KHS022‐DR
KHS022‐DRB

（2/4)

企

業

名

高木産業㈱

シ

ス

テ

ム

パーパスQHシステム

TES
千葉ガス㈱
HEATS‐Ⅱ㈱ツツミ

TER床暖房システム
TES

東京ガス㈱
HEATS‐ⅡTES

東京ガスエネルギー㈱ガス発電・給湯暖房機「エコウイル」

HEATS‐ⅡTES
東京ガスエンジニアリング㈱HEATS‐Ⅱ㈱東芝キャリア

東芝マルチエアコン
空気制御システムNEXT AIR
ペアライフ

東邦ガス㈱

ガス発電・給湯暖房機

HEATS‐Ⅱ

ノーリツユテリアシステム㈱ノーリツ
ガス発電・給湯暖房機
ノーリツハウジングエアコン㈱ハーマン

ハーマン給湯暖房ZETシステム㈱白山製作所

蓄熱式電気暖房器「アルディ」
ヒートポンプ式マルチエアコン
ヒートポンプ式トータルエアシステム
ヒートポンプ式給湯器付エアコン

日立ホーム&ライフソリューション㈱㈱日立空調システム

HIPACシステム

HI‐PAIR
広島ガス㈱ガス発電・給湯暖房機「エコウイル」- 37 -

名

公庫確認番号
KHS023‐D
KHS023‐DB
KHS023‐DR
KHS023‐DRB
KHS024‐D
KHS024‐DB
KHS024‐DR
KHS024‐DRB
KHS025‐D
KHS025‐DB
KHS025‐DR
KHS025‐DRB
KHS026‐D
KHS027‐D
KHS027‐DB
KHS027‐DR
KHS027‐DRB
KHS028‐DB
KHS028‐DB
KHS028‐DR
KHS028‐DRB
KHS029‐D
KHS029‐DB
KHS029‐DR
KHS029‐DRB
KHS029‐DB
KHS029‐DRB
KHS030‐D
KHS030‐DB
KHS030-DR
KHS030‐DRB
KHS031‐D
KHS031‐DB
KHS031‐DR
KHS031‐DRB
KHS032‐DR
KHS032‐DB
KHS032‐DR
KHS032‐DRB
KHS034‐DR
KHS034‐DR
KHS035‐D
KHS035‐DB
KHS035‐DR
KHS035‐DRB
KHS035‐DB
KHS035‐DRB
KHS036‐D
KHS036‐DB
KHS036‐DR
KHS036‐DRB
KHS039‐D
KHS039‐DB
KHS039‐DR
KHS039‐DRB
KHS039‐DB
KHS039‐DRB
KHS039‐DR
KHS040‐D
KHS040‐DB
KHS040‐DR
KHS040‐DRB
KHS041‐D
KHS042‐DR
KHS042‐DR
KHS042‐DRB
KHS043‐D
KHS043‐DＢ
KHS044‐D
KHS044‐DＢ
KHS044‐DR
KHS044‐DRB
KHS044‐DB
KHS044‐DRB

（3/4)
企

業

名

シ

ス

テ

ム

広島ガス㈱(つづき）

HEATS‐Ⅱ

フクビ化学工業㈱藤田商事㈱電気床暖房システム 暖フロアⅠ型
FUJITA温水暖房システム

名

暖フロア

公庫確認番号

ほっ床

TES

武州瓦斯㈱

ガス発電・給湯暖房機「エコウイル」

HEATS‐Ⅱ

古河電気工業㈱サンサニーパネル･サンサニー木族
ユカダン Ｒ キュア真打
TES

北陸瓦斯㈱

ガス発電・給湯暖房機「エコウイル」

HEATS‐Ⅱ

TES

北海道瓦斯㈱ガス発電・給湯暖房機「エコウイル」

HEATS‐Ⅱ
北海道電機㈱松下電器産業㈱松下電工㈱三菱重工業㈱三菱電機㈱電気蓄熱暖房器ナショナルハウジング電気床暖房システム
NEOシステム
NESシステム
ヒートポンプ式マルチエアコン
冷媒加熱式マルチエアコン
ホットフロア、ホットフロア根太間タイプ
ゆかほっと12、ゆかほっとSH、ゆかほっと15、NEWゆかほっと12
2室マルチシステムフリーマルチインバーターシステム
インバーターマルチエアコン
灯油三菱温水式床暖房システム
三菱暖房システム
三菱冷・暖房システム
インバーターマルチエアコン

ヤマハリビングテック㈱セントラル暖房システム㈱ユニオン電器

ホットピア、ホットピアⅡ、プラサーモ
ベスファインヒーター、合板一体型電気式床暖房

リンナイ㈱リンナイセントラルヒーティング給湯システム

大建工業㈱
GAC㈱
㈱長谷工コーポレーション
スリーエステクノ㈱ダイケン暖房床あたたか12
MDEシステム空気博士24
ジーエスサンシート
木質電気一体型床暖房“うたたね”、“うたたね・キッチンシリーズ”
暖房システム
暖房給湯システム
ガス発電・給湯暖房機
気調システム
床暖房ヒータパネル
電気蓄熱暖房器
オルスバーグ
電気床暖房システムゆかい～な

南海プライウッド㈱㈱長府製作所
松下エコシステムズ㈱シイケイサーモ㈱北日本電線㈱オルスバーグジャパン㈱日石三菱㈱- 38 -

KHS045‐D
KHS045‐DB
KHS045‐DR
KHS045‐DRB
KHS046‐D
KHS047‐D
KHS048‐D
KHS048‐DB
KHS048‐DR
KHS048‐DRB
KHS048‐DB
KHS048‐DRB
KHS049‐D
KHS049‐DB
KHS049‐DR
KHS049‐DRB
KHS050‐D
KHS050‐D
KHS051‐D
KHS051‐DB
KHS051‐DR
KHS051‐DRB
KHS051‐DB
KHS051‐DRB
KHS052‐D
KHS052‐DB
KHS052‐DR
KHS052‐DRB
KHS053‐D
KHS053‐DB
KHS053‐DR
KHS053‐DRB
KHS053‐DB
KHS053‐DRB
KHS054‐D
KHS054‐DB
KHS054‐DR
KHS054‐DRB
KHS055‐D
KHS056‐D
KHS056‐D
KHS056‐DB
KHS056‐DR
KHS056‐DR
KHS057‐D
KHS060‐DR
KHS061‐DR
KHS061‐DR
KHS061‐DR
KHS061‐DR
KHS063‐D
KHS063‐DB
KHS064‐D
KHS065‐D
KHS065‐DB
KHS065‐DR
KHS065‐DRB
KHS066‐D
KHS067‐DR
KHS068‐DR
KHS070‐D
KHS072‐D
KHS074‐D
KHS074‐DB
KHS074‐DB
KHS075‐DR
KHS076‐D
KHS077‐D
KHS079‐D
KHS080‐D（4/4)企業

名

ジェイ・ビー・エイチ㈱㈱グロバリー
三菱化学産資㈱㈱ペースエレクトロニクスグループ㈱山武
日昭アルミ工業㈱日本スティーベル㈱
出光興産㈱
三洋工業㈱

シ

ス

テ

ム

名

マイ・ダンディユニデール
エクセルヒーティングシステム
暖どりーむ
ダクト式暖冷房設備「きくばり」システム
ホーム暖
エルサーマット
電気式床暖房システム ステンサーモ、プラサーモ
ほっとたいむES
TES

筑波学園ガス㈱ガス発電・給湯暖房機「エコウイル」
永大産業㈱ウッドワン㈱㈱ミナミヒーティングプラン
ヤンマーエネルギーシステム㈱朝日ウッドテック㈱シンコール㈱㈱メカ・エンジ

ﾊｲﾎｯﾄPTC12、ﾊｲﾎｯﾄSH、電気式床暖房一体型フロアー
床暖房システム「人暖楽(ひとだんらく)」
ゆかだん“パオ”
ヤンマーガスヒートポンプホームマルチ
電気式一体型フロアー
だんぼ
ぬくぬく陽だまり

三洋電機空調㈱サンシステム㈱パロマ

ガス暖房給湯熱源機㈲ラッセルジャパン㈱ミサワ商会㈱エコテック

えこだんLASSELE
CFボードヒータ素足美人
ECOHAX電気床暖房㈱ガスター

暖・冷房システム㈱INAX

暖・冷房システム

住商鉄鋼販売㈱森永エンジニアリング㈱カームヒーター
森永エルパンナシステム、森永温水パネル暖房システム

東彩ガス㈱

TES

富士ネームプレート㈱

電気式床暖房「富士ホット」、「ホットット」
電気床暖房「あった快」 潜熱蓄熱式
電気式床暖房「あった快」 パネルヒーターMP-NA型、パネルヒーターMP型
電気式床暖房「ゴロまる」
ウルトラ暖
温水式床暖房システム
電気式床暖房シリーズ
サンサン8
サンサニー真打、サンサニー小根太付マット、サンサニーフロア
ユカダン Ｒ ホッとく～る
暖レックス
ヘルコンフェバーヒーター
スーパープラヒート床暖房システム BLシリーズ

三菱電線工業㈱
熊谷組㈱
三和鋼器㈱
長府工産㈱
東栄工業㈱
野原産業㈱

公庫確認番号
KHS081‐D
KHS083‐D
KHS084‐D
KHS085‐D
KHS086‐DR
KHS087‐D
KHS089‐D
KHS090‐D
KHS091‐D
KHS092‐D
KHS092‐DB
KHS092‐DR
KHS092‐DRB
KHS092‐DB
KHS092‐DRB
KHS093‐D
KHS094‐D
KHS095‐D
KHS096‐DR
KHS097‐D
KHS099‐D
KHS100‐D
KHS101‐D
KHS101‐DB
KHS101‐DR
KHS101‐DRB
KHS102‐D
KHS102‐DB
KHS104‐D
KHS105‐D
KHS106‐D
KHS107‐D
KHS107‐DB
KHS108‐D
KHS108‐DB
KHS109‐D
KHS110‐D
KHS111‐D
KHS111‐DB
KHS111‐DRB
KHS111‐DRB
KHS112‐D
KHS113‐D

KHS114‐D
KHS115‐D
KHS116‐D
KHS117‐D
KHS118‐D
KHS119‐D
サンサニー工業㈱KHS119‐D
住商メタレックス㈱KHS120‐D㈱ニットク
KHS121‐D
ミサト㈱KHS122‐D
KHS123‐DB
前澤給装工業㈱QUMEXⅡKHS123‐DB
日本住宅パネル工業協同組合
電気式床暖房 マイホット
KHS124‐D㈱Scut System
Scut電気式床暖房システム
KHS125‐D
マックス㈱マックス電気床暖房システム「ホットメイト」
KHS126‐D
プラスシステム㈱遠赤外線PTCフィルム床暖房システム【E-DAN】
KHS127‐D㈱エムディケー
HIT床暖房システム
KHS128‐D㈱アトラス
ヒータスシートタイプ
KHS129‐D
リフォジュール㈱遠赤外線天井輻射熱暖房システム※
KHS130‐D
東洋プライウッド㈱トーヨー床暖房システムパネルヒーター
KHS131‐D㈱青木テクノロジー
電気式床暖房ユニット
KHS132‐D
日本パイオニクス ㈱電気式床暖房パネルヒーター
KHS133‐D
シンコー㈱電気式床暖房システム ダンボード
KHS134‐D※割増融資の対象となる当該設備の大きさは、天井暖房パネルの合計面積が10平方メートル以上のものに限ります。
（暖冷房設備に係る注意事項）
公庫確認番号が付与された暖冷房設備機器はセントラル型のみとなります。

- 39 -

【省エネルギー型設備設置工事対象設備公庫確認番号一覧】
平成18年2月14日現在［ガス給湯器］
企

業

名

㈱INAX
大阪ガス㈱
㈱ガスター
西部ガス㈱
高木産業㈱
タカラスタンダード㈱㈱長府製作所
東京ガス㈱
東陶機器㈱
㈱ノーリツ
㈱ハーマン
㈱パロマ
㈱日立ハウステック
北海道瓦斯㈱松下電器産業㈱リンナイ㈱ヤマハリビングテック㈱［石油給湯器］
公庫確認番号企

KKY001
KKY002
KKY003
KKY005
KKY007
KKY008
KKY009KKY010
KKY011
KKY012
KKY013
KKY014
KKY015
KKY016
KKY017
KKY018
KKY019KKY020

㈱INAX
㈱コロナ
サンデン㈱
サンポット㈱
三洋電機㈱
高木産業㈱

業

名

東芝機器㈱
松下電器産業㈱三菱電機㈱ダイキン工業㈱中国電機製造㈱㈱日立空調システム
三洋電機㈱
東陶機器㈱
㈱キューヘン
タカラスタンダード㈱四変テック㈱㈱コロナ
松下電工㈱㈱長府製作所長州産業㈱名タカラスタンダード㈱㈱長府製作所
東陶機器㈱㈱ノーリツ㈱日立ハウステック
松下電器産業㈱ヤマハリビングテック㈱長府工産㈱㈱日立空調システム㈱パロマ
ｴｱ･ｳｫｰﾀｰ･ｴﾓﾄ㈱［電気温水器］
企

業

公庫確認番号

KKY301
KKY302
KKY303
KKY304
KKY305
KKY306
KKY307
KKY309
KKY311
KKY313
KKY314
KKY315
KKY316
KKY317
KKY318
KKY319
KKY320［太陽熱温水器］
企

公庫確認番号

KKY602
KKY603
KKY604
KKY605
KKY606
KKY607
KKY609
KKY610
KKY611
KKY612
KKY613
KKY614
KKY615
KKY616
KKY618

業

名

大阪ガス㈱
西部ガス㈱
東邦ガス㈱
日本電気硝子㈱
㈱ノーリツ
矢崎総業㈱

- 40 -

公庫確認番号

KTK001
KTK002
KTK005
KTK006
KTK007
KTK009

【省エネルギー型設備設置工事対象設備公庫確認番号一覧】
平成18年2月14日現在［太陽光発電設備］
企
業
名
京セラ㈱
シャープ㈱
昭和シェル石油㈱積水化学工業㈱㈱土屋ツーバイホーム
日新総合建材㈱松下電工㈱松下電器産業㈱三菱電機㈱YKKアーキテクチュラルプロダクツ㈱シロキ工業㈱㈱エム･エス･ケイ
ニッセキハウス工業㈱不二サッシ㈱㈱横河ブリッジ㈱長府製作所
三洋電機㈱日本車輌製造㈱㈱神戸製鋼所新東㈱川崎重工業㈱名称
住宅用ソーラー発電システム
サンビスタ
住宅用太陽光発電システム
住宅用太陽光発電システム
E'sソーラーシステム
月星サンタイトルーフ
NΛIS住宅用太陽光発電システム
太陽光発電設備
住宅用太陽光発電システム
エコルーフ
住宅用太陽光発電システム
太陽光発電設備
住宅用太陽光発電システム
ニッセキハウス･ソーラーシステム
住宅用屋根材型太陽光発電システム
住宅用屋根一体型太陽光発電システムYapRoof
住宅用太陽光発電システム
住宅用太陽光発電システム「サンテセラ」
日本車輌太陽光発電システム
太陽光発電設備
太陽光発電設備
川崎重工太陽光発電システム

公庫確認番号
KPV001
KPV003
KPV004
KPV005
KPV006
KPV007KPV008KPV009KPV010
KPV011
KPV012
KPV014
KPV015
KPV016
KPV017
KPV018KPV019KPV021
KPV022
KPV023
KPV024
KPV025

3. シックハウス対策工事に係る基準
この基準は、沖縄公庫の｢政策誘導型リフォーム工事の環境共生住宅工事｣に適用されるもので、シッ
クハウスの原因となる、居室内における化学物質の発散に対する衛生上の措置として定められた、建築基準法（昭和25年法律第201号）第28条の2※に規定する技術的基準に基づいて行われる工事のことです。
※

建築基準法第28条の2（居室内における化学物質の発散に対する衛生上の措置）
居室を有する建築物は、その居室内において政令で定める化学物質の発散による衛生上の支障がないよう、建築材料及び換気設備について政令で定める技術的基準に適合するものとしなければならない。

〔主な内容〕（1）ホルムアルデヒド対策① 内装仕上げの制限
木質建材（合板、木質フローリングなど）、壁紙、接着剤、塗料、仕上塗材などが、JIS、
JAS又は国土交通大臣による等級格付けによって、使用が制限される（F☆☆☆☆＝制限なし、F☆☆☆及びF☆☆＝使用面積の制限、その他は使用禁止など）② 換気設備設置の義務付け
ホルムアルデヒドを発散する建材を使用しない場合でも、原則としてすべての住宅に機械換気設備の設置が義務付けられます。
③ 天井裏などの制限（つぎのイ～ハのいずれか。）
イ 天井裏などにホルムアルデヒドを発散する建材を使用しない。（F☆☆☆以上とする｡）
ロ 気密層又は通気止めを設けて天井裏などと居室を区画する。
ハ 換気設備を設けて、天井裏なども換気できるものとする。
（2）クロルピリホス対策
有機リン系のしろあり駆除剤のクロルピリホスの使用禁止。

- 41 -