展望

電力系統出力変動対応技術研究開発事業への参画
1

はじめに

2

東日本大震災以降，我が国のエネルギー政策は根本から見直されることとなり，再生可能エネルギーに対する国民の期待はこれまでにないほどに高まっている。
天候の変化に伴い出力が変動する風力発電や太陽光発電等の再生可能エネルギー電源を大量に電力系統に連系すると，電力品質等 , 需給運用上の技術的な問題が発生することが予想される。
再生可能エネルギーを最大限に活用するためには，天候の変化による出力変動を予測，制御するなどによって電力系統への影響を低減する必要がある。
そのためには，シミュレーションによる電力系統の安定運用に資する技術開発を行うとともに，実際の電力系統における実証を行い，需給運用面の課題を解決していくことが重要である。

2.1

研究項目
ランプ予測技術／出力制御技術

現行の予測モデルにおけるランプ予測の問題点を明確にするため，風力発電と気象のモニタリングを行うとともに，各種予測手法のアプローチにおけるベンチマークテストを実施し，ランプ現象の発生要因をパターン化し，それぞれの精度を解析する。また海外では，複数の予測モデルを使用することで予測精度を向上させていることから，気象や風況，統計などさまざまなアプローチからランプ予測モデルを開発する。開発した複数のランプ予測モデルの実証試験を行い，予測の信頼性評価・モデル改良を行うことで，実際の需給運用においても利用可能な予測精度を達成する。

東光高岳は，これらの研究開発事業を行うために国立研

各予測手法＆統合手法から得られる予測データ

究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下，合計発電出力

各ウィンドファームの発電出力ＮＥＤＯ）が公募した「電力系統出力変動対応技術研究開発事業」（1）（2）の委託事業者として，ＮＥＤＯより業務委託制御シナリオの決定契約を締結した7法人（再委託事業者を含めて14法人）とと制御もに参画し，図1に示す体制で2014年6月から2019年3月までの5年間で研究開発を推進する。
本事業においては，電力の需給運用に影響を与える風力発電の急激な出力変動（以下，ランプ）に着目し，ランプ予測技術，風力制御技術や蓄エネルギー制御技術（以下，出力変動制御技術）を確立する。
また，再生可能エネルギーが電力系統に大量導入された 2030 年頃を見据え，余剰電力の発生，周波数調整力不足などの技術的課題とその課題解決策を明らかにするために，ランプ予測技術や出力変動制御技
術を考慮した需給シミュレーションシステムを開発し，実際の電力系統にて課題解決策の実証を行う。
本稿では，本事業の概要と東光高岳としての取組みについて紹介する。
北海道電力

再委託

図2 ランプ予測技術の開発とウィンドファーム制御の高度化
2.2

風力制御技術／蓄エネルギー制御技術開発

再生可能エネルギーの大量導入を実現するためには，系統側の出力変動対策だけではなく，発電側も出力変動対策に取り組む必要がある。
予測情報を活用した蓄エネルギー制御技
術や風車ピッチ角の先行制御，複数ウィンドファームの協調制御など，実用化コストを踏まえた風力制御技術と蓄エネル
ギー風車制御技術と制御技術蓄エネルギー制御技術を開発する。
出力変動の緩和によって電力系統への影響を低減させるとともに，予測誤差を補正することで再生可能エネルギーの計画発電を目指す。
出力急変を緩和するには大出力・大容量の蓄エネ装置が必要だが、予測情報を活用することで設備容量を減らせる可能性がある

筑波大学 日本大学

再委託

予測情報なし再委託

東京大学

エネルギー総合工学研究所

早稲田大学

合成出力目標（風力出力が急減してから対応を開始）

電力中央研究所

再委託

大阪府立大学北海道大学

蓄エネルギー制御技術G

再委託

再委託
日本気象協会ランプ予測技術開発G

図1

東京電力

風力発電出力予測情報ありエヌ・アール・アイ・
セキュアテクノロジーズ（NRIセキュア）
再委託

需給シミュレーションG
実証G

研究開発体制東 光高岳 技報 Vol.2 2015

充電

風力発電出力

この例では、蓄エネルギー装置の容量を、kW容量は1/2にkWh容量は1/4に減らすことができる。

合成出力目標（風力出力の急減の前から対応を開始）

図3

2

放電

東光高岳

伊藤忠テクノソリューションズ(CTC)

再委託

ランプ変動の抑制
最大出力抑制短時間変動抑制放電

予測情報を利用した制御の概念例

電力系統出力変動対応技術研究開発事業への参画

2.3

展

望

解析技術，実証試験の推進における風力発電設備，太陽需給シミュレーションシステム開発

大 量の再生可能エネルギーの系統連系の可能性を検光発電設備，蓄電池設備，蓄熱設備等を監視制御する統討するために，風力発電のランプ予測技術と出力変動制合 制御システムと情 報 通信ネットワークシステム等の研御技術に加え，先行のプロジェクトの成果である太陽光究開発を行うとともに，各設備の制御技術・運用技術・発電出力予測や蓄 電池等を活用した系統 安定化 技術，保守技術を活用し，安定的な電力システムを構築する。

調整電源・蓄エネルギーの最適な運用手法等によって，今後は，再生可能エネルギーを最大限に活用できるシステ

連 系制 約の改善 や複 雑な多地 域 連 系系統 での評 価がムの設計・運用・保守に関するコンサルティング，需給運用可能となる需給シミュレーションシステムを開発する。

制御システムサービスなどの提供を目指す。
再エネ

再エネ出力予測を考慮した需要特性の分析
再エネ出力の特性を，①信頼度評価（設備計画），②需給運用計画，③周波数制御の観点から分析

将来（2030年頃）の再エネ大量導入の拡大

再エネの予測技術や制御技術に求めるスペック
需給面

短周期変動
長周期変動

面

Ramp 変動

再エネ出力の予測・制御、火力や揚水発電の調整，蓄電池等の電力貯蔵、系統評価を，客観性の高いロジックやモデルで構築した，多地域電力系統の需給シミュレーションシステムの開発最終スコープは，2030年頃の再エネ大量導入を想定した東地域電
力系統における電力需給の技術課題や課題解決の考え方の明確化

不面的拡大・偏在慣性定数の減少

系統面： 増化 の変 性の 形性 線
特 非統 ・系 性
実
確

系統事故時の大量脱落

想定故障や安定性評価における再エネ大量導入の扱いに関する解析技術の理論的基礎※の確立
系統解析と需給シミュレーションシステムの連係
最終スコープは，特定地域を想定したものではなく，系統面の典型的な課題と対応の整理

大※ 再エネ導入比率が20%を超えるような超大量導入の領域における不確実性や非線形性を扱う系統解析技術は研究段階

図4
2.4

需給シミュレーションシステム開発スコープ

実証試験

東京都新島村の電力系統を実証フィールドとして，系統運用者による，風力発電および太陽光発電の出力予測，出力制御・抑制，既存電源および蓄電池等の蓄エネルギーとの協調運用制御等により，再生可能エネルギーを最大限受け入れ可能な系統システムを構築し，実証する。
送配電系統

再エネ電源

発電所

制御・抑制

需給運用

予測
・再エネ発電量・出力変動量(長周期，短周期)

出力変動

蓄エネ

オンライン
リアルタイム制御 新たな制御資源
供給力
調整力
下げ代

TM 情報
制御信号
・必要調整力の確保（発電機や蓄電池による変動補償）

ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ

再エネ予測
需要予測

発電機制御
需給運用計画図5

3

最適経済制御実証の概要

再エネ制御・抑制
蓄エネ制御

東光高岳としての取組

東光高 岳は，前述のランプ予測技術および 蓄エネル
ギー制御技術を活用するとともに，需給シミュレーションシステム開発と実証試験の推進を担うことで，政府が掲げる再生可能エネルギー導入目標の達成に寄与する。
更には，シミュレーションシステム開発により得られた

図6

設備設置イメージ図■参考文献(1) NEDO「電力系統出力変動対応技術研究開発事業」
基本計画および 26 年度実施方針
http://www.nedo.go.jp/activities/ZZJP_100069.html(2)「電力系統出力変動対応技術研究開発事業」の実施について
http://www.tktk.co.jp/uploads/2014/06/nr20140612.pdf

東 光高岳 技報 Vol.2 20153