Earth Environmental Service Co., Ltd.

ESCO News Letter
発行日 2014年9月12日

第３巻 第９号

ホルマリン代替法としての除染技術
過酢酸製剤、過酸化水素除染システム、二酸化塩素除染システム
ホルマリンによる除染方法は、ホルムン等を活用した除染方法です。本稿でアルデヒドの優れた浸透力から、医薬は、防菌防黴・防虫対策としての製薬・品製造施設等における除染方法の主

食品工場等向けの「過酢酸製剤」、「過流として活用されてきました。しかしな酸化水素除染システム」、「二酸化塩がら、ホルムアルデヒドは発がん性への素除染システム」の特徴をご紹介いた懸念があること、規制が強化され室内します。の管理濃度が厳しく定められたこと等に・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

より、近年ではその使用が敬遠されつ

なお、アース環境サービスでは、おつあります。

この号の内容ホルマリン代替法としての除染技術 1
過酢酸製剤

客様のご要望、現場の状況等、種々の過酸化水素除染システム

このような中、その代替法として、数条件を基に、これらの方法の中から、お二酸化塩素除染システム

年前から導入され始めたのが、過酸化客様に最適な除染方法をご提案いた

各種殺菌剤の有効性

水素、過酢酸製剤、二酸化塩素、オゾします。

二酸化塩素を用いた除染システムの概要

23

適用ガス濃度・作業時間・拡散性

過酢酸製剤

二酸化塩素の殺虫効果

過酢酸製剤は、飲料製造工場ではまた、キノコ工場・餅・ハム・ソーセー

25年以上前から使用されている殺菌剤

ジなどの無菌充填食品分野や、食品耐薬品性･適応材質の試験結果

で、主にアセプティック充填の際のボト工場の配管・タンク除菌（耐性菌対策）

ルの殺菌、キャップの殺菌及び充填室においても、すでに過酢酸製剤の活用

ホルマリン代替法としての除染技術の今後の環境殺菌に用いられてきました。

がされ始めています。

その特徴としては、真菌・芽胞形成

一方、日本国内の医薬品製造工場菌に対する効果がアルコールや次亜塩

では、1997年以降、無菌製剤製造工場

素酸ナトリウム等と比較して非常に高いでの除染（グレードＡ、Ｂ、Ｃゾーンの環こと、及びホルマリン等と比較すると発境除染等）におけるホルマリン代替品とがん性等の危険性がなく、安全性が高して過酢酸製剤が活用されるようになりいことが挙げられます。

ました。ホルマリンは、発がん性がある

既に米国、カナダ、オーストラリアでことに加えて、人体に対する安全基準

は、野菜、果物、食肉等の食品で、殺が厳しくなったこと、環境への排出基準

菌剤として幅広く使用されていることをが強化されたこと等による、従業員の安受け、最近になって、日本国内におい全性の確保、生産性の向上に対するてもデータの蓄積を基に用途の見直し影響、設備改善・メンテナンス等のたがなされ、食品添加物としての幅広いめの管理費用についての負担増大が、活用が承認される可能性が高まってい過酢酸製剤への切り替え理由となってます。

います。

4

過酢酸系除菌剤 ミンケア
専用噴霧器を使用して、ドライフォグで無菌室の空間を除菌。
過酢酸除菌剤 バイオサイドＡ
日本国内で過酢酸の食品添加物としての活用が承認さ
れ れ ば、製 薬 メ ーカーなどに加えて、食 品 工 場 で の高度除染へと活用の幅が広がる。
写真提供：小津産業㈱1過酸化水素除染システム

ドライ方式で除染！
ＤＲＹ ＤＥＣＯ

ｍｏｂｂｙ
可搬型過酸化水素除染システム

過 酸 化 水 素 は、国 内 の 食 品 工 場 で除染後の換気時間が短いことが挙げられは、殺菌料、漂白剤の用途で食品添加ます。短所としては凝縮（結露）による生物として使用されています。また、最終食産装置や内装建材の腐食が挙げられま品の完成前に過酸化水素を分解、除去す。腐食を最小限としたドライ方式除染することを前提とした容器・器具機材の殺が好ましく、重要となる管理項目は「温湿菌等にも使用されています。

度管理」と「ガス濃度制御」です。

一方医薬品製造工場では、ホルムア過酸化水素ガス除染は、大空間でもルデヒドが人体や医薬品対して有害なこ一様均一な殺菌ができ、室内の過酸化と、既に欧米ではホルマリンは使われて水素の「ガス濃度制御」と「モニタリング」いないこと、日本が2014年7月にPIC/Sににより除染レベルのバリデートが可能なた正式加盟したこと等の理由で、ホルマリン

め、PIC/S GMPに基づいた品質保証体代替品の除染剤として、過酸化水素への系にも対応可能なシステムといえます。

移行が急激に進んでいます。

なお、過酸化水素の除染システムの過酸化水素の特長としては、人体に対型式には、設備に組込む固定型と、小部して安全であること、自己分解するため凝縮がないドライ方式除染で腐食リスクを最小限に抑制。

屋にも対応可能な可搬型があります。

二酸化塩素除染システム

写真（上）室外設置型 mobby
写真（下）室内設置型 mobbyⅡ

二酸化塩素は、一般家庭の消臭・除に示した通り、二酸化塩素は、過酢酸製

写真提供：㈱大気社

菌、水道水の殺菌消毒、食品添加物とし剤、過酢酸と同様にすべての微生物に対て小麦粉の漂白剤に使用されており、食して高い殺菌効果を有しています。

二酸化塩素、過酢酸、過酸化水素は、いずれも微生物に対して高い殺菌効果を示しています。

品工場の環境管理のための防菌・防黴二酸化塩素ガスの反応・発生メカニズ対策にも幅広く使用されています。また、

ムは、大きく分けて、（１）亜塩素酸ナトリム

米国ではUSDA(米国農務局)、FSIS（食と塩酸との反応と、（２）亜塩素酸ナトリウ

品安全検査局）、FDA（米国食品医薬品

ム固体と塩素ガスとの反応によるもので局）の 許 可 し た「食 品 や 食 肉 の 消 毒」、す。二酸化塩素ガス除染システムは、防「医療用殺菌」、「医療機器消毒」としても菌防黴・防虫対策が必要な製薬・食品工使用されています。

場を対象として、従来に比べ安全で短時医薬品製造工場では、過酢酸製剤、間に「大空間の完全除染」、「殺虫」が可

過酸化水素と同様にホルマリン代替品の能な新しいシステムです。ドライガスなの除染剤として二酸化塩素を用いた除染で気中拡散性に優れ、残留性も低く、短システムの導入がなされています。下表

時間で再入室・施工完了が可能です。

各種殺菌剤の有効性
殺菌力
高度中度

低度

2

殺菌剤種類

一般細菌

黄色ブドウ球菌

真菌

芽胞形成菌

二酸化塩素〇〇〇〇

過酢酸〇〇〇〇

過酸化水素〇〇〇〇

ホルムアルデヒド〇〇〇△

次亜塩素酸ナトリウム

〇〇〇

△

エタノール

〇〇

△

×

両性イオン性界面活性剤

〇

△

△×

塩化ベンザルコニウム

〇

△

△×

二酸化塩素を用いた除染システムの概要

施工の流れ

二酸化塩素ガスは下図のように、反応定に保ちながら、二酸化塩素濃度を一定器で２種類の反応液が混合されることで有効濃度（350ppm～400ppm）まで、短時ＳＴＥＰ １生成され（反応生成した二酸化塩素は、間で上昇させます（二酸化塩素ガスの濃室内養生・装置設置容易に遊離して揮発）、生成されたガス度測定には、吸光度測定法を使用）。除を、ファンで除染対象エリアに送り込みま染対象エリアの容積、温度、湿度、有効す。ガス混合空気量と同じ空気量を吸引濃度、保持時間を予め確認することで除し循環することで、対象室内の圧力を一染設定が容易に行えます。

反応液B

NaClO2

HCl25%亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ水溶液（普通物）

9%塩酸水溶液（普通物）

ガス発生装 置の設 置台数 は、1台で700㎥までが基本です。

約３０分

ＳＴＥＰ ２

容易に揮発

反応液A

隙間・設備を養生

環境確認･装置条件設定

生成副生成物ClO2

NaCl と H2O

二酸化塩素ｶﾞｽ

食塩と水

温度・湿度、空間容積確認
ガス発生機の条件設定

ＳＴＥＰ ３

適用ガス濃度・作業時間・拡散性

約４時間

ガス発生･除染開始･暴露
ガス濃度所定時間維持
ガス気中拡散＜適用ガス濃度と作業時間＞

約30分で一定有効濃度350ppm～４00ppmに達します。

二酸化塩素ガスの場合、400ppm以下の低濃度、3～4時間の曝露時間で除染し、回収作業を合わせて約６時間で安全

ＳＴＥＰ ４濃度となり、施工が終了となります。

約３.５時間ガス回収・中和

一方、過酸化水素の場合は、除染前短時間でガス回収
ガス発生機内残液の中和の乾燥条件の保持、残留ガスの除去に想定外の時間がかかり、平均で17時間。

ガス回収には、活性炭による除去 装 置 を 使 用 し、約 2 時 間 で0.1ppmまで濃度を下げます。

ホルムアルデヒドについても同じく残留ガスの除去に非常に時間がかかるため、平均48時間となっています。

ＳＴＥＰ ５

生産性の向上の観点からも二酸化塩除染終了・再入室

素ガス除染システムは、ホルマリン代替法として期待できるシステムであると言え＜気中残留＞ます。

ガス濃度測定器を使用し て、同 時 刻 に、5chの二酸化塩素ガス濃度を 測 定 し た 結 果、濃 度差はほとんど見られませんでした。

再 入 室 の 際 に は、『吸 引 式 二酸化塩素ガ ス検知 管(23M)』
を 使 い 残 留 確 認 を し ま す。
0.1ppm以下なら再入室可能となります。

＜二酸化塩素ガスの拡散性＞＜表面残留＞
拭取りの必要はありません。

ウィルマスターガス計測器CDM-5

５ch：天井隅① 、天井隅②下部隅、中央壁発生機吸引部
条件： 123㎥ 25℃ 70%RH(分)

二酸化塩素ガスが隅々まで均等に拡がっている。

3二酸化塩素の殺虫効果＜条件の詳細＞ヒラタチャタテ成虫に対する殺虫効果の基礎試験を行った結果、二酸化塩素ガス約開放条件（高いガス通気性）
各供試虫は、ガスに曝露されやす い よう に、PET 製容 器内 にヒラタチャタテ成虫（70頭以上）及びヤケヒョウヒダニ成体（100頭以上）を放した。

100ppm 約１時間30分の曝露では開放条件及び準閉鎖条件ともに死亡率100%となりまし

準閉鎖条件（低いガス通気性）
PET製容器内に、E-ﾌﾙｰﾄ（２cm角）を２枚入れて、ヒラタチャタテ成虫（70頭以上）及び 生 息 用 培地 を 入れ て、ヤ ケヒョウヒダニ成体（100頭以上）を放した。

二酸化塩素ガスのヒラタチャタテに対する効力試験（開放条件及び準閉鎖条件）

た。また、各種殺菌剤（二酸化塩素、過酸化水素、ホルムアルデヒド）の各種害虫に対する実地効力試験でも、下図の通り、二酸化塩素ガスは、隙間に生息する微小昆虫や塵性ダニ類に対して抜群の殺虫効果を発揮しました。

解放条件

ヒラタチャタテ成虫

二酸化塩素

準閉鎖条件

ヤケヒョウダニ成虫

ヒラタチャタテ成虫

過酸化水素

ヤケヒョウダニ成虫

ホルムアルデヒド

耐薬品性･適応材質の試験結果
二酸化塩素ガスは、ほとんどの材質に対して悪影響を及ぼさず、表面処理された鉄の腐食も確認されませんでした。但し、高湿度、結露条件下では腐食の恐れがあります。
材

質

適

応

不適応

金属

ステンレス（SUS304、316）、アルミプ
レート、鉄、クロムメッキスチールなど表面処
理対応金属全般

プラスチック

PE、PP、PS、ABS、PVC、ポリカーボネー
ト、PMMA、テフロン、オレフィン系エラス
トマーなどプラスチック全般

ゴム・発泡体シリコン、バイトン、天然ゴム、ネオプレン、メラミンフォーム、EVA、ナイロン、ポリウ
レタン、レーヨン、ポリエステルなど全般

表面処理が施されていない
鉄、アルミ箔、銅着色剤が含まれているポリウレタン（変色）ホルマリン代替法としての除染技術の今後総合環境衛生管理で社会に貢献します

三に、除染対象施設の除染レベルに合酸製剤、過酸化水素、二酸化塩素によるわせた除染方法の選択と除染施工計画

除染技術は、医薬品分野、食品分野、そです。の他製造工場、微生物取扱施設等で、新工場建設時の引き渡し清掃後の除広範囲に様々な場面で活用され、確立さ染作業、既存工場や微生物取扱施設でれていくと考えられます。のオーバーホール・メンテナンス終了時

これらの除染技術確立のためには、いの除染作業、製造工場での製品の切り替無断複写・複製はご遠慮下さい。

ずれの方法にも共通の重要な事前確認

え時や定期的な除染作業、または微生本件に関してのお問合せは、０３-３２５３－０６４０

事項があります。その第一項目として対物汚染が生じたときの緊急処置対策、象施設の設備材料、材質の確認及び事チャタテムシやダニ等の基準逸脱や異前調査です。第二に空調設備・条件の事常発生等、緊急を要する微小害虫対策

前確認及び設定の打ち合わせです。第としての活用が考えられます。

ホームページもご覧ください
http://www.earth-kankyo.co.jp/

4

今後、ホルマリン代替法としての過酢