令和６年能登半島地震による志賀原子力発電所の影響について（第５報）
2024 年1 月5 日
北陸電力株式会社

志賀原子力発電所は、１、２号機とも定期検査により停止中であり、外部電源や必要な監視設備、非常用電源、冷却設備等については機能を確保しており、発電所に設置しているモニタリングポストの数値に変化はなく、外部への放射能の影響はありません。
本日までに、全域にわたる巡視点検を行い改めて安全上問題となる被害がないことを確認するとともに、早期に対応が必要な処置※１について完了しました。
引き続き詳細な点検を継続し、発電所の安全確保に努めてまいります。
また、今後余震が発生することが想定されることから、新たな被害が発生した場合は速やかにお知らせいたします。
※１ 使用済燃料貯蔵プール飛散水のふき取り、変圧器の漏えい油の回収 等

これまでお知らせした事象以降、新たに確認した被害状況等について、以下のとおりです。
なお、１月２日にお知らせした２号機主変圧器からの絶縁油漏えいについては、本日、漏えいした絶縁油約19,800リットル（水分も含め約24,600リットル）の回収が完了しました。漏えい量が想定（約3,500リットル）より増えた要因は、当初、漏えい箇所より高い位置にあるコンサベータ（油劣化防止装置）内の保有量のみの漏えいを想定していましたが、変圧器本体等の一部も漏えい箇所より高い位置にあり、この範囲にある絶縁油も合わせて漏えいしたことによるものです。（添付資料１）（１）１号機所内変圧器及び１号機主変圧器の放圧板の動作（添付資料２、添付資料３、添付資料４）
地震発生時に１号機所内変圧器及び１号機主変圧器の放圧板が動作していたことを確認しました。これは、地震により変圧器内部の油が揺れることで、内圧が一時的に上昇し、放圧板が正常に動作したものです。この事象に伴う油漏れはありませんでした。
（２）物揚場埋立部の舗装コンクリートの沈下発生（添付資料５）
物揚場の埋立部において、地震の影響により舗装コンクリートが沈下し、段差が発生していることを確認しました。今後、詳細に状況を確認し補修する予定です。

（３）１号機放水槽及び１号機補機冷却排水連絡槽防潮壁の基礎の沈下発生（添付資料６）
１号機放水槽 ※２及び１号機補機冷却排水連絡槽の周囲に津波対策として自主的に設置した鋼製の防潮壁（高さ４ｍ）の基礎の一部が、地震の影響により数ｃｍ程度沈下していることを確認しました。今後、詳細に状況を確認し補修する予定です。
※２ １月２日お知らせ済「１号機放水槽防潮壁の傾き」（４）１号機高圧電源車使用箇所付近の段差発生（添付資料７）
１号機高圧電源車使用箇所付近の道路に数ｃｍ程度の段差が発生していることを確認しました。当該場所は、緊急時に高圧電源車を配置する位置ですが、近傍の別の場所に配置しても支障なく対応できるため影響はありません。
本件につきましては国及び石川県、志賀町等関係自治体に連絡しています。
また、これまでお知らせした点検内容は別紙１のとおりです。
添付資料１

２号機主変圧器 漏油量想定について

添付資料２

１号機

所内変圧器の放圧板動作

添付資料３

１号機

主変圧器の放圧板動作

添付資料４
添付資料５

１、２号機 単線結線図
物揚場埋立部の舗装コンクリート沈下 概要図

添付資料６

１号機 放水槽及び１号機 補機冷却排水連絡槽防潮壁の基礎の沈下

添付資料７

１号機

別紙１

これまでお知らせした点検内容

概要図
概要図

高圧電源車使用箇所付近の段差

概要図

概要図

以 上

２号機 主変圧器

漏油量想定について当初の漏油量想定・・・1月2日時点
コンサベータ油面が0になったことから,コンサベータ部分すべての油が漏油したと想定①コンサベータ部：約3,500L
計：約3,500L②冷却器配管
断面積 約0.07m²×長さ 約25m※

添付資料１(漏油想定更新)今回の漏油量想定
漏えい箇所油面レベルより上部の油が抜けたと想定②冷却器配管：約1,800L③変圧器本体：約14,500L①,②,③計：約19,800L①コンサベータ
断面積 約1.5m²×長さ 約9m×油面0.25（25%）③変圧器本体幅 約3.5m×奥行 約7.2m×高さ 約0.6m※変圧器を周回している配管および分岐管の長さの合計10.05m10.05m

14.10m

漏油油面レベル10.45m10.45m

漏えい個所

冷却器
変圧器本体

北面

西面

南面

１号機 起動変圧器

漏油量想定について

漏油量想定・・・1月2日時点
コンサベータ油面が0になったことから,コンサベータ部分すべての油が漏油したと想定①コンサベータ部：約3,600L
計：約3,600L（参考）①コンサベータ
断面積 約1.4m²×長さ 約4.3m×油面0.6（60%）
7.5m

7.7m

漏えい個所
漏油油面レベル
7.2m

変圧器本体上端

放熱器

変圧器本体
東面

北面

添付資料２
コンサベータ

放圧板（地震の揺れにより動作）↓放圧板の保護板

放熱器

１号機
所内変圧器

導油管堰（タンク含む）↑放圧板（動作済み）
１号機

所内変圧器の放圧板動作

概要図添付資料３
コンサベータ

放圧板（地震の揺れにより動作）↓放圧板の保護板

放熱器

１号機
主変圧器

導油管
堰（タンク含む）↑放圧板（動作済み）
１号機

主変圧器の放圧板動作

概要図

志賀原子力線（275kV）

赤住線（66kV）

志賀中能登線（500kV）

275kV⺟線
１号機
予備電源
変圧器
（20MVA）
6.9kV
常⽤⺟線
M/C-1E

500kV⺟線

今回お知らせ分
1号機
主変圧器（590MVA）
放圧板動作

放圧板動作

1号機
所内
変圧器 G
１号機
（50MVA）
発電機
停止中

6.9kV
常⽤⺟線
M/C-1B

故障
２号機
主変圧器（1480MVA）

故障

1号機
起動
変圧器
(50MVA）

２号機
予備電源
変圧器
（70MVA）

6.9kV
常⽤⺟線
M/C-2B-2

6.9kV
常⽤⺟線
M/C-1A

２号機
所内変圧器（110MVA）

6.9kV
常⽤⺟線
M/C-2B-1

G

２号機
発電機
停止中

6.9kV
常⽤⺟線
M/C-2A-2

主変圧器へ
詳細図
故障

２号機
発電機停止中

２号機
6.9kV
非常⽤⺟線
M/C-1D
DG-1H

3,000kVA

6.9kV
非常⽤⺟線
M/C-1C

6.9kV
非常⽤⺟線
M/C-2E

DG-1B

DG-1A

5,500kVA

5,500kVA

DG-2C

点検中

6,250kVA

460V⺟線
P/C-1C460V⺟線
P/C-1D

高圧電源車
300kVA × 2台

6.9kV
非常⽤⺟線
M/C-2C

6.9kV
非常⽤⺟線
M/C-2D4,000kVA

G

DG-2B

DG-2A

6,250kVA

6,250kVA

460V⺟線
P/C-2D1

GTG

GTG

4,000kVA大容量電源車

１、２号機

G

単線結線図

高圧電源車
300kVA × 3台

460V⺟線
P/C-2C1

２号機
励磁電源
変圧器
（12.8MVA）

負荷開閉器

6.9kV
常⽤⺟線
M/C-2A-1

１号機
6.9kV
非常⽤⺟線
M/C-1H

添付資料４―：大容量電源車―：高圧電源車G添付資料５・地震の影響で，物揚場中央の埋立部の舗装コンクリートが沈下し，外側の護岸(岩着構造物)との間に最大約35cmの段差が発生した。

最大約35cmの沈下
物揚場
護岸（岩着構造物）

護岸（基礎捨石）

護岸(岩着構造物)
埋立部⇒全体が沈下護岸（岩着構造物）
護岸（基礎捨石）埋立部

平面図
物揚場埋立部の舗装コンクリート沈下

概要図

添付資料６１号機 補機冷却排水連絡槽防潮壁（外側）

１号機 放水槽防潮壁（内側）
１号機 放水槽及び１号機 補機冷却排水連絡槽防潮壁の基礎の沈下概要図

添付資料７数cmの段差あり

数cmの段差あり
１号機

高圧電源車使用箇所付近の段差

概要図

別紙１
これまでお知らせした点検内容
お知らせした日
2024 年１月３日

件名
２号機

励磁電 源変圧器の油漏れ

点検内容

更新情報

・当該変圧器の現場確認を行い、変圧器の絶縁油が約100リットル（推定） －漏れていることを確認しました。また、絶縁油は堰内に収まっており、外部への影響はありません。なお、漏れた油は、変圧器上部に設置された放圧弁の動作により導油管を通じて排出されたものと推定しています。

2024 年１月３日

２号取水 槽内の 海水面の上昇

・１月１日の発電所のデータを改めて確認したところ、17時45分頃、２－号取水槽内の海水面が通常より約３メートル上昇していたことを確認しました。これは海底トンネルの取水路を経た取水槽での水位上昇であり、海表面での正確な津波高さを測定しているものではありません。
また、発電所の敷地高さ11メートルの地点に高さ４メートルの防潮堤・防潮壁を設置しており、発電所の設備への影響はありませんでした。

2024 年１月２日

１号機起 動変圧 器から・当該変圧器の現場確認を行い、変圧器の絶縁油※が約 3,600 リットル

・１号機の起動変圧器の漏洩しの油漏れ 及び放 圧板の（推定）漏れていたことを確認しましたが、絶縁油は堰内に収まってた油については、約 4,200 リッ動作、噴霧消火設備の起おり、外部への影響はありません。

トル（ドラム缶 21 本分）の回

動・なお、地震発生時に１号機起動変圧器の放圧板の動作及び噴霧消火設備を手動起動したことが確認されました。放圧板が動作した原因等は調査中です。また、火災の発生は確認されておりません。
・堰内に漏洩した変圧器絶縁油の回収を実施しました。
※保有量：52,200 リットル（変圧器本体：42,000 リットル）

収を１月２日の 16 時 47 分に完了しています。
【１月３日お知らせ済】
・当初、漏えい量は約 3,600 リットルと想定していましたが、噴霧消火水及び雨水の混入により上回ったものです。
【今回お知らせ】

お知らせした日

件名

点検内容

更新情報

2024 年１月２日

２号機主 変圧器 からの・当該変圧器の現場確認を行い、変圧器の絶縁油※が約 3,500 リットル・２号機の主変圧器の漏えいし油漏れ及 び噴霧 消火設（推定）漏れていたことを確認しましたが、絶縁油は堰内に収まってた油については、噴霧消火水及備の起動、放圧板の動作おり、外部への影響はありません。

び雨水も含めて約 24,600 リッ・噴霧消火設備の起動及び放圧板が動作した原因等は調査中です。また、火災の発生は確認されておりません。
・２号機の主変圧器の漏えいした油については 14 時 15 分にドラム缶への回収に着手しました。
※保有量：122,500 リットル（変圧器本体：122,500 リットル）トル（ドラム缶 123 本分）の回収を１月５日の 11 時 55 分に完了しています。
・漏えい量が想定(約 3,500 リットル)より増えた要因は、当初、漏えい箇所より高い位置にあるコンサベータ（油劣化防止装置）内の保有量のみの漏えいを想定していましたが、変圧器本体等の一部も漏えい箇所より高い位置にあり、この範囲にある絶縁油も合わせて漏えいしたことによるものです。
【今回お知らせ】

2024 年１月２日

１号機使 用済燃 料貯蔵
プール水の飛散

2024 年１月２日

２号機使 用済燃 料貯蔵
プール水の飛散

2024 年１月２日

・飛散した量は、約 95 リットル、放射能量は約 17,100 Bq でした。外部－への放射能の影響はありません。
・飛散した量は、約 326 リットル、放射能量は約 4,600Bq でした。外部－への放射能の影響はありません。

１号機タ ービン 補機冷・原子炉建屋、タービン建屋の換気空調系の冷却コイルから冷却水が漏却水系サ ージタ ンクの洩し、水位が低下していることを確認しました。漏えい箇所を特定し、水位低下弁等を閉止することにより漏えいが停止しました。

－

お知らせした日

件名

点検内容

2024 年１月２日

２号機低 圧ター ビンに・地震による揺れにより、「伸び差大」の警報が発生したものと想定されおける「伸び差大」警報ます。今後タービン内部の異常の有無等について確認する予定です。

更新情報
－

発生
2024 年１月２日

１号機

放水槽 防潮壁の傾き・１号機の放水槽の周囲（全周約 108ｍ）に津波対策として設置した鋼製－の防潮壁（高さ４m）の南側壁が、地震の影響により数 cm 程度傾いていることを確認しました。その他の側壁は健全であり、倒壊する恐れはありません。

2024 年１月２日

１、２号機

廃棄物処理

・１号機廃棄物処理建屋と２号機廃棄物処理建屋を接続するゴム製のシ建屋エキ スパン ションール部材（エキスパンション）を覆う金属製のカバーが脱落している

ジョイン トシー ルカバ

ことを確認しました。

ーの脱落

－

・シール部材自体に損傷がないことから、外部への放射能等の影響はありません。

2024 年１月２日

１号機
位低下

純水タ ンク水・発電所の冷却水の補給用に使用している純水を貯蔵するタンクにおいて、毎分 7.3 リットル程度（438 リットル/時）の水位の低下があることを確認しました。
同タンクは補給用に使用するものであり、漏えい量は純水の製造能力（20,000 リットル／時）に比べてわずかであることから、発電所の冷却機能には影響はありません。
漏えい箇所については現在調査中です。
なお、使用済燃料貯蔵プールの補給等には他のタンクの水を使用しており、使用済燃料貯蔵プールの冷却機能に影響はありません。

－

お知らせした日
2024 年１月２日

件名
２号機

使用済 燃料貯蔵プール落下物

点検内容
・２号使用済燃料貯蔵プール内に保管してあった原子炉冷却材再循環ポンプの検査装置の一部が使用済燃料貯蔵プールの底部に落下していることを確認しました。
・落下物については、再循環ポンプインペラ点検装置の一部であり、いずれも燃料から離れた位置（約４ｍ）に落下していることから燃料貯蔵プール内の燃料に影響はありません。

更新情報－