株式会社エムジー

仕様概要（旧社名：株式会社エム･システム技研）

ヨコテンマップ

Web機能付ガス使用量モニタ 形式：GDMC
機器仕様

メール通報機能構
造：プラグイン構造
接 続 方 式：M3.5ねじ端子接続（締付トルク 0.8N･m）
アイソレーション：Ethernet−パルス入力−
リレー出力−電源間

デマンド監視の警報発生、警報解除
時にメール通報ができる。
・通報先メールアドレス：10箇所
・暗号化通信（SMTP over SSL）
をサポート

過去10年分のログファイルを保存
ログファイル ：・1日ごとのガス使用量および最大デマンド
・1時間ごとのガス使用量およびデマンド時限ごとのデマンド

イベントログ機能

外形寸法図（単位：mm）

出力仕様
リレー出力 1点（制御・警報用）
・定 格 負 荷：240V AC 1A（cosφ=1）
30V DC 5A（抵抗負荷）

DINレール（35mm幅）
取付の場合

FTPサーバ機能
FTPクライアントから計測ログ、イベントログファイルの読み出しができる
動作検証済みFTPクライアント
・エクスプローラー・ブラウザ Internet Explorer 9Firefox 20.050103123（3.3）

工

ブロック図

設置仕様

供 給 電 源：100〜240V AC（許容範囲85〜264V AC、47〜66Hz）
使用温度範囲：ー10〜+55℃
PI 4
使用湿度範囲：30〜90%RH（結露しないこと） 計量パルス入力
COM 6
使用周囲雰囲気：腐食性ガス、ひどい塵埃のないこと
3
取付：壁またはDINレール取付
質
量：約250g
5NC-1325

1刷発行

500500改1

ガスデマンド監視 をするとガス代を安く できます！

本体取付用
クランプ（上、下）
20

計量パルス・検出電圧／検出電流：12V 5mA
・最大入力周波数：50Hz
・最小パルス幅：10ms
・検出レベル：オン 5V以下／2kΩ以下
オフ 10V以上／50kΩ以上

デマンド警報発生や解除、本体の故障などの事象を検出し、タイムスタンプをつけて最大504件まで保存

2024 - 01

を使って80入力仕様

ログ記録機能4-2023

場

わずかな投資でガスのデマンド監視を始めてガス使用量のピークカットをしましょう！

各種表示ランプ
･･･

パルス
入力回路

絶回

縁路

RJ-45モジュラジャック Ethernet

1制御回路

2電源回路

設定用スイッチ

7 U
8 V

リレー出力

供給電源

ホテル・宿泊施設

ソケット

電力デマンド監視はこちら

わずかな予算で電力デマンドを監視できます。
温浴・スポーツ施設

Web機能付電力モニタ

形

式：EDMC
Web機能付

デマンドコントローラ
形
式：BA9-EDMC

クランプ式パルス検出器
クランプ式パルス検出器（形式：CLSP-5）が別途、必要になります（電力量計にパルス変換器がついている場合を除きます）。

デマンド制御出力と警報出力に対応しています。詳しくは仕様書をご覧ください。

病院

あなたのスマホでガスデマンドを監視できます！

●記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
●ご注文・ご使用に際しては、最新の「仕様書」および下記 URL より「ご注文に際して」を必ずご確認ください。
www.mgco.jp/info̲order/index.html●本製品のうち、外国為替および外国貿易法に定める輸出許可、承認対象貨物（又は技術）に該当するものの輸出（又は非居住者に提供）にあたっては、同法に基づく輸出許可、承認（又は役務取引許可）が必要になります。

株式会社エムジー

このマークは、RoHS 指令で制限されている特定有害物質（10 物質）が規制値以下の製品であることを示しています。

Web機能付ガス使用量モニタ

老人福祉施設形

式：GDMC
詳しくは当社Webサイトをご覧ください。
https://www.mgco.jp/products/ba/ba04.html

代理店（旧社名：株式会社エム･システム技研）● 画面はイメージです。お断りせずに変更することがありますのでご了承ください。

当社製品のご注文や価格につきましては、下記までご連絡ください。
ホットライン

0120-18-6321

E-mailhotline@mgco.jp

Webサイトwww.mgco.jp● 当社はスマートフォン（スマホ）の販売および携帯電話通信事業を取り扱っておりません。
● メール通報をご使用の場合には、別途プロバイダが用意するメールサーバのメールアカウントが必要になります。

カスタマセンター
TEL06-7525-8800

FAX06-7525-8810

はい がた拠点一覧はこちら

www.mgco.jp/cover/kaisha10.html

Make Greener automation
4

廃形しません！
！

電子パーツが廃止になった場合などでも、設計変更で対応いたします。
ただし、代替の電子パーツを入手できない、あるいはリピートオーダが見込めない場合などは廃形にすることがあります。

のシステム構成図の監視画面説明
スマホ

PC
ガスメータのパルス信号を入力しＬＡＮに接続するだけなので設置工事はとても簡単です。

ヤバ！

・警報メール・ガスデマンド監視画面

スマホ用時限監視画面

ルータ
インターネットPC

ルータ（＊2）

ガスメータ（パルス発信） パルス信号（＊1）

LAN（Ethernet）

1

Web機能付ガス使用量モニタ

500
形式：GDMC

またパルス波形が崩れる場合にはパルスアイソレータなどを設置してパルス波形の整形を行ってください。

400
300

（＊2）
固定IPアドレスが必要です。の主な機能

200目標量（m3）

目標量 第１段警報の閾値です。

超過量（m3）
現在量（m3）

すぐ手を打て！

目標現在量
デマンド時限完了時に目標量に到達する目安値です。

2

100

0分
メール通報

10分

20分

第１段警報

30分

第２段警報

40分

50分

注意警報解除警報時の対策（負荷を減らす対策時間）

ーネッ

ト

警報時の対策としては、ガス空調機の設定温度を下げるかまたは運転の停止、その他ガスを使用した緊急を要しない設備の運転を停止するなどがあります。

監視モニタ
GDMC

3

注意警報解除予測量とは直近の使用量がそのままゆくと到達するガスデマンド時限完了時の使用量です。

運用のアドバイス
ガスデマンドのピークカットが節約のポイントとなります。

インタ

過去の記録をスマホで閲覧できます。

ーネッ

ト

需要期である 12 〜 3 月の夜間に最大デマンドを超えるケースが多く報告されています。
時限監視画面で傾向を管理することで数時間前に対策が可能になります。

デマンドメータのガスデマンド開始時刻とパワーみえ〜る G とのガスデマンド開始
時刻は、誤差が生じることがありますので、余裕を持った目標値を設定してください。
（パワーみえ〜る G をインターネット環境で使用することで NTP Server（＊3）と時刻同期ができます。）

ガスデマンドログ
GDMC

・当社ではスマートフォン（スマホ）の販売および携帯電話通信事業を行っておりません。

60分

手を打ったので予測量が目標現在量を下回ったよ。

負荷を減らす対策時間

インタ

第 2 段警報

このままゆくと超過量を超えてしまうぞ！

GDMC

デマンド監視画面がスマホで見えます。

第 1 段警報

このままゆくと目標現在量を超えてしまうぞ！

最大デマンドとして契約した値＝超過量

GDMC

警報発生と解除をスマホに通報します。

スマホに特別なアプリは一切不要です。

超過量

目標現在量（m ）3

警報・制御用
リレー出力 1点（＊1）
ガスメータとパワーみえ〜る G 間に距離がある場合は避雷器を設置して雷サージ対策を施してください。

01.
02.
03.

1 秒ごとに画面が自動更新されます。

ガスデマンドの時限単位は1 時間です。

（＊3）
NTP Server：Network Time Protocolの略で、ネットワークに接続された機器が正しい時刻へ同期するためのプロトコルです。
・メール通報をご使用の場合には別途プロバイダが用意するメールサーバのアカウントが必要になります。

業務用ガス料金の仕組み

ガス代は 基 本 料 金＋ 従 量 料 金 が一般的です。
（＊4）

業務用ガスの基本料金は、最大デマンド値を基に決定されます。契約している最大デマンド値を超えてしまうと、当月の基本料金が増えることになります。
パワーみえ〜る Gの警報通知機能や時限監視画面を利用して対策を講じれば、最大デマンド値を超えない運用ができます。

2

パワーみえ〜る Gから過去のガスデマンドログを参考にして、運転方法の改善や機器の更新を行うなどの対策を講じることで、ガスの使用量を節約できます。

1時間

最大デマンド値とは最大デマンド値

ガスデマンドとは、１時間（毎正時０分〜６０分）のガス使用量のことです。ガスデマンドのなかでもピーク（右図の例では19:00からの１時間）が最大デマンド値になります。

（＊4）
ガス料金に関する詳細は、ご契約のガス会社にお問合せください。

一部料金体系が異なる場合がございます。

11：00 12：00 13：00 14：00 15：00 16：00 17：00 18：00 19：00 20：00 21：00 22：00 23：00 0：00

3