うるま市火葬場整備事業【火葬炉設備工事】 募集要項に関する質問に対する回答
№

書類名頁

１（１）

ア（ア）

a

項目名

質問の内容

回答

1

募集要項

5

1（5）

ア--

事業方式

建築は別途発注DB方式とのことですが、火葬炉設備の種々情報（設備配参加表明書提出済の火葬炉企業を、同じく参加表明書提出済の設置、設備荷重、電気容量、必要空気量、放散熱量等）が無ければ、設計・積計・建設企業へ紹介させて頂きたいので、連絡先を本市担当までお算は困難と考えます。火葬炉設備の情報はいつ、どのような方法で提供され教えください。
るのでしょうか。

2

募集要項

5

1（5）

ア-

-

事業方式

火葬炉企業によって火葬炉設備のサイズや電気容量など諸条件が異なりますが、設計に反映する諸条件の選択は建築事業者に委ねるという認識でよ お見込みのとおりです。
いでしょうか。

3

募集要項

5

1（5）

イ--

契約の形態

「協議後には、決定された者はあらためて見積書を提出するものとする」とあ 契約に係る協議の中で仕様変更等が生じた場合には、改めて金額のりますが、提案金額の変更があるのでしょうか。
提案をいただく可能性があります。

4

募集要項

51（5）

エ-

-

整備期間

整備工事完了時（令和9年1月）～性能確認期間開始時（令和9年4月）までの お見込みのとおり、設備機器の試運転・調整や運営企業の準備期間
期間は、試運転などの供用開始までの準備期間と捉えてよいですか。と考えています。

5

募集要項

61（5）

オ（ア）

-

本事業の実施する業務の中に「設備事業に係る調査業務」とありますが、何を想定さ設計・建設業務等 れているのでしょうか。

6

募集要項

61（5）

オ（ア）

-

工事範囲が明確に示されていませんが、以下の工事は別途建築工事範囲と本事業のお見込みのとおりです。なお、工事区分表（参考）を配布資料に追加考えて宜しいでしょうか。
設計・建設業務等いたします。
機械基礎、開口、スリーブ、吊りフック、その他建築関連工事

7

募集要項

92（2）

ウ--

参加資格の確認基準日

参加表明書の様式はございますか。

11月28日付でうるま市HP上に公表しております。

8募集要項

143（7）

オ--

提出書類

提案書の提出部数、正副、企業名の記載可否などをお教えください。

正1部、副14部を提出としてください。また、企業名については、様式第6号を除いては様式に沿って記載いただき、様式第6号については表紙に指定しておりますのでそちらをご参照ください。

9募集要項

174（2）

イ--

提案書類等の審査審査委員会には外部有識者も入られますでしょうか。

現在は庁内のみの構成で考えています。

10

様式集

様式
第4号
-2-----

火葬炉設備の性能燃焼計算書の提出は必要でしょうか。

提案書提出段階では燃焼計算書の提出は必要ありません。

11

その他------

質疑回答

火葬炉設備の性能試験に必要となる、事前調査等を想定しております。

現在は対面対話以降に質疑回答の機会を予定していませんが、多数対面対話以降に質疑事項が出てきた場合、その都度質疑することは可能での参加表明書提出事業者から要望があった場合、第2回質疑回答のすか。
場を設けることを検討いたします。

1/4

うるま市火葬場整備事業【火葬炉設備工事】 要求水準書に関する質問に対する回答
№

書類名頁

１（１）

ア（ア）

①（a）

項目名

質問の内容

回答

1

要求水準書

3

2（2）

ア（イ）

--

火葬炉設備の故障など、不測の事態への対応やメンテナンス時の対「予備炉1炉含む」とありますが、通常時は1炉休止させ、4炉稼働で運営し、メ 応として予備炉を見込んでおります。
火葬炉(人体炉)
ンテナンス時等に予備炉を使用するというお考えでしょうか。
なお、予備炉を固定とするか等の運用方法については、供用開始までに決定する予定です。

2

要求水準書

8

3（1）

----事業実施に関する太陽光発電設備は火葬炉設備工事落札業者が施工を行いますか。
要求水準

3要求水準書

83（1）

----

方針4において、被災後3日目までは安定して火葬が継続できるようにと記載
事業実施に関する【設計・建設工事】の要求水準書P18_3_(4)_イ_(カ)に記載のとおり、4回されていますが、この場合、火葬炉は何回転/日・炉で考えればよいでしょう
要求水準
転/日・炉でお考えください。
か。

4要求水準書

93（2）

イ(イ)

--

火葬炉設備においても長期修繕計画を作成する必要はありますか。もし必要火葬炉設備も15年間の長期修繕計画を提案してください。様式第5-1
施設の耐用年数 であれば、様式第5-1が該当しますが、A4サイズでは文字が小さくなりすぎてに別紙excelファイル A3版・横 1ページ以内を追加いたします。
しまうため、用紙サイズ及び枚数を変更は可能でしょうか。

5要求水準書113（3）

ア（イ）①-

6要求水準書133（3）

ア（エ）③-7要求水準書143（3）

ア（カ）

--

保証事項

保証期間について記載がありませんが、火葬炉設備において一般的な2年間と考えて宜しいでしょうか。

お見込みのとおりです。

8要求水準書193（3）

イ（オ）

③-

触媒装置

再燃焼装置や集じん装置で、ダイオキシン濃度基準を満たせば、触媒装置の設置は必要ないという認識でよろしいですか。

排気ガス冷却方式に「熱交換方式」を採用する場合には、設置を必須とします。
※熱交換器の設計には十分留意し、ダイオキシンの再合成化が生じにくい仕様（伝熱面積等）としてください。

9要求水準書193（3）

イ（カ）

①-

炉前化粧扉

炉前化粧扉の開閉に要するドアエンジン及び施工につきましては、建築事業 お見込みのとおり、炉前化粧扉関係（エンジン・操作盤・スイッチ・三方者となるのでしょうか。
枠等含む）は建築工事となります。

10要求水準書

193（3）

イ（カ）①-炉前化粧扉

「仕上材料や意匠については、建築事業者が提案する炉前ホールの意匠とあわせること」とありますが、現段階では知り得ないことなので、見積試算ができません。したがって炉前化粧扉は建築工事としていただけないでしょうか。

1112要求水準書

要求水準書

192033（3）

（3）

イイ（カ）

（カ）

③④

火葬重量

建築事業者が施工を行います。

遺体重量等～100kg、柩重量20kg、副葬品10kgとありますが、燃焼計算にお 標準時の燃焼計算についてはお見込みのとおりです。ただし、設計成いては、「火葬場の建設･維持管理マニュアル」に記載された遺体75kg、柩果品としては、「遺体100kg、柩20kg、副葬品10kg」の火葬重量に対す15kg、副葬品5kgで行えば宜しいでしょうか。
る燃焼計算書の作成も願います。

配付資料8の基本計画P56～57で環境保全目標値を設定されていますが、火稼働後性能試験 葬炉設備事業として性能試験を行う項目としては、配布資料6性能試験の項 お見込みのとおりです。
目（基本計画P61）記載のものと考えてよいでしょうか。

既往事例同等（相応の意匠性のある）のステンレス製で提案願います。

（a）

集じん効率（仕事率）が高く、フィルター方式より維持管理費用が低減できると想定して選定しています。
残骨灰、集じん灰 残骨灰用集じん機にサイクロン式を導入しております理由をご教示頂きたい
他方式で、同等の性能及び維持管理費用で運用可能であれば、その吸引装置です。
他方式でも可とします。
※提案書に比較資料等をお示しください。

-「電動式走行とするが、切り替えにより容易に手動運転できる構造とすること」とございますが、柩運搬車はかなり重量がありますので、どの程度容易な電源が消失した場合であっても、動かせる程度としてお考え下さい。のかご教示頂きたいです。力をいれずに動すことができる、力をこめれば動かせる等のご回答を頂ければと存じます。

柩運搬車2/4

うるま市火葬場整備事業【火葬炉設備工事】 要求水準書に関する質問に対する回答
№

書類名頁

１（１）

ア（ア）

①（a）

項目名

13要求水準書203（3）

イ（カ） ④、⑤-

柩運搬車・
資料5「事業者が設置する備品リスト」では、柩運搬車及び炉内台車運搬車
炉内台車運搬車 は、建築に含むとなっています。火葬炉設備事業者ではないのでしょうか。

火葬炉設備事業者とし、リストの訂正を行います。

14要求水準書203（3）

イ（カ） ④、⑤-

柩運搬車・
柩運搬車と炉内台車運搬車を兼用する場合、台数は運営に支障ない台数+炉内台車運搬車 予備1台と考えてよいでしょうか。

お見込みのとおりです。

15要求水準書213（3）

イ（カ）⑥-

燃料供給設備

火葬炉設備工事範囲は、オイルサービスタンク以降（ストレージタンク→サーお見込みのとおりです。
ビスタンクの供給ポンプは含まず）と考えて宜しいでしょうか。

16要求水準書213（3）

ウ（ア）--

電気・計装設備
一般事項

受変電設備、非常用発電設備及び電源切替盤は本工事範囲外と考えて宜しいでしょうか。また、本工事範囲は火葬炉動力制御盤二次側以降と考えて宜 お見込みのとおりです。
しいでしょうか。

17要求水準書243（3）ウ（イ）④（c）計装項目は要求水準書に記載されているものの詳細化の内容が事業者提中央監視制御盤案というわけではなく、項目自体も事業者提案として変更可能と考えてもよい お見込みのとおりです。
主要機能ですか。

18要求水準書253（3）

ウ（イ）⑦-

モニター設備19

要求水準書

253（3）

ウ（イ）

⑦（c）

モニター

モニターの数量が「2台（事務室用11台、中央監視室11台）以上」となっていま モニターの数量が「2台（事務室用1台、中央監視室1台）以上」ですのすが、11台→1台の間違いではないでしょうか。
で、要求水準書を修正します。
現在想定している下記の内容を考慮したうえで、既往事例同等で提案願います。
また、火葬場の運営に関しては、業務委託あるいは指定管理者制度によって火葬場運営事業者を選定する予定です・インターネットによる予約受付の対象諸室は、火葬炉・待合室とする。なお、火葬炉１炉の予約に待合室１室が含まれる仕様とする。
・対象諸室の予約状況を、火葬場運営事業者のホームページで公開する。
「現在の既設火葬場の火葬申し込み方法を確認した上で市と協議を行い、施・火葬場運営事業者が作成するホームページより24 時間予約設の利用申し込みが行えるWEB予約等のシステムを構築すること」とありま可能とし、市職員、火葬場運営事業者、葬祭事業者が予約のすが、提案図書を作成する段階で実施するのでしょうか。優先交渉権者決定登録・変更・取消・確認が可能なシステムとする。なお、葬祭後の実施であれば、提案図書には、システム内容及び金額を明示することが業者は事前登録によりＩＤ及びパスワードを取得することにできません。ご教示くださいませ。
よって、予約システムの利用が可能とする。
・予約の承認について、火葬炉（附帯予約となる待合室も含む。）は死亡届の提出を受けて市職員が行い、その他は火葬場運営事業者が行う。
・葬祭業者それぞれが予約状況を把握でき、市等が無断キャンセルなどの監視ができるシステムとする。
・予約システムで「施設使用申込書」や「火葬許可申請書」、「施設使用許可証」「火葬許可証」等の書類がダウンロードできるようにする。対象書類の詳細は実施設計時に調整する。

20要求水準書253（4）

ア---

概要

21

要求水準書

263（4）

ア---概要（運営支援システム）

質問の内容

排気筒監視カメラのみならず、場内監視カメラも本工事範囲となっています
が、建築意匠によって台数・仕様が変わりますので、見積試算ができません。モニター設備一式建築工事としていただけないでしょうか。

「施設内各所の表示器で確認できるようにすること」とありますが、表示器の台数をお示しいただけないでしょうか。建築意匠により台数が変わりますので、弊社では分かりかね、見積試算ができません。表示器の種類及び台数のご予定をご教示をお願いいたします。

3/4

回答

⑦モニター設備(a)～(c)を建築工事とします。

同規模事例を元に、必要と思われる表示器の仕様及び台数をご提案ください。

うるま市火葬場整備事業【火葬炉設備工事】 要求水準書に関する質問に対する回答
№

書類名頁

１（１）

ア（ア）

①（a）

項目名

質問の内容

回答

22

要求水準書

26

3（4）

ア---

概要
（運営支援システム）

23

要求水準書

26

3（4）

ウ

（イ）

--

自動制御機能総合案内表示は1階、2階に設置するなど、台数の指定はありますか。

24

要求水準書

26

3（4）

ウ

（イ）

--

自動制御機能炉前表示・進行状況表示モニター・総合案内表示の配管・配線工事は、建築お見込みのとおりです。
事業者となるのでしょうか。

25

要求水準書

29

3（6）

イ-

--

基本要件

工事説明会は、建築事業者と合同開催と考えてよろしいでしょうか。

26

要求水準書

----

---

配付資料6
基本計画

建築事業者の提案によって火葬炉設備の変更を余儀なくされる場合
基本計画では火葬炉スペースをある程度想定されていますが、選定されたは協議させていただきます。そのため、火葬炉設備事業の提案として建築事業者の提案によって火葬炉設備の高さ等の仕様変更などが発生するは火葬炉企業として適正であると考える提案をしていただきたいで可能性があります。
す。

電話による施設の利用申し込み対応も可能とすると記載されていますが、電話を受け付けた後、火葬場運営職員によってシステムに登録すると考えてよ お見込みのとおりです。
いでしょうか。

4/4

同規模事例を元に、必要と思われる位置及び台数をご提案ください。
なお、2階に待合室等を配置する場合には、2階にも総合案内は必要かと考えています。

よろしいです。