日立高圧接触器
使い易さと小形・軽量コンパクトを実現

日立高圧コンタクタ/コンビユニット●高圧コンビネーションスタータ盤の高密度実装化、据付面積の縮小化。
●時代のニーズに応え、3.3kV級専用200A機種をラインアップし、便い易さと小形・軽量化を実現。

3kV 高圧真空コンタクタ●外 観

軽量コンパクト､信頼性◦軽量コンパクト◦制御配線はコネクタ化 (配線用端子付属)◦気中式コンタクタのリニューアル化に最適

据置形コンタクタ●定 格

形式

VGD 20 - 3 B 25

定格絶縁電圧（kV）
定格使用電圧（kV）
定格使用電流（A）
定格遮断電流（A）
閉路 ･ 遮断容量
開閉頻度（回 / 時）
電気的耐久性（万回）
機械的耐久性（万回）
絶縁階級
IM（kW）

最大適用負荷（3φ）

VGM 20 - 3 B 25

3.6
3.32004,400TR（kVA）
SC（kvar）

AC 3 級（定格使用電流の 8 倍の開閉）
600 回（ 2 号）25100103 B（ただし同相接点間は適用外）
750
1000
1000（直列リアクトル付き）

操作方式

常時ラッチ

質量（kg）

1516

適用規格

●形式説明

JEM 1167 ｢高圧交流電磁接触器｣

VGD20 - 3B25
遮断容量25MVA（4.4kA）
定格電流
200A
定格電圧3,300V
設計順位
Ｄ：AC/DC操作 M：ラッチ形
DC操作電磁石
真空形

●補助接点
仕様

3a＋2b＊（形式 AU-10）接点構成
定格絶縁電圧（V）

250

定格使用電圧（V）

110

定格通電電流（A）
定格投入電流（A）
最大適用負荷（A）30

交流50/60Hz

力率 0.3 〜 0.4

53

抵抗負荷

1010

L/R=40ms

10.5

直流

L/R=100ms

0.250.1

抵抗負荷

2

電気的寿命（万回）
最小適用負荷

220
10150

ランプ表示

48V

補助接触器

100V

電子回路

5VA2VA使用できません＊＊＊接点構成の変更はできません。 ＊＊シーケンサなどの取合には増幅した補助リレーの接点を使用してください。

1

3kV 高圧真空コンタクタの向上実現。リニューアルに最適です。
●寸法図■据置形コンタクタ

平面図

正面図

側面図

VGD（M）20-3B25

3.3kV200A●標準操作回路図
VGD 20 - 3 B 25
AC/DC 100-110V

VGM 20 - 3 B 25
投入：DC 100-110V
引外：DC 100-110V

AC 200-220V■内部回路図常時励磁形

ラッチ形

VGD 20 - 3 B 25
AC/DC 100 – 110V

VGM 20 - 3 B 25
AC 200 – 220V

DC 100 – 110V

2

3kV コンビユニット

コンパクト化により、据付面積の●外 観◦高圧コンビネーションスタータ盤の高密度実装化、据付面積の縮小化を実現可能◦引出形のインターロックは、電気的・機械的の二重ロック構造◦パワーヒューズの溶断検出は電気的信号と機械的表示を装備（オプション対応）◦固定枠のバリエーション UP注）CTは搭載しません。
引出形コンビユニット●定 格形式VFK □ 8 - 3 D □ / 200

定格絶縁電圧（kV）
定格使用電圧（kV）
フレームサイズ（A）
搭載コンタクタ形式

VGD 20 - 3 B 25

定格遮断電流（kA）
操作方式

常時励磁
台車部

ラッチ

5556

固定枠

15

参考規格

●標準適用

VGM 20 - 3 B 25

40
3B

絶縁階級

質量（kg）

VFK □ 8 - 3 M □ / 200

3.6
3.3200

JEM- 1225「高圧コンビネーションスタータ」[形式指定例]

VFK□8-3D 40 /200
フレームサイズ200A
PF定格電流3D：3kV 常時励時形コンタクタ搭載

設計順位

3M：3kV ラッチ形コンタクタ搭載
00：PT無し

引出形

10：PT1個付き（操作電源用）

PF搭載

20：PT2個付き（操作電源用、計器用）

真空形電圧遮断電流

コンタクタ定格

PF＊

形式

40kA
3.3kV

200A

HM2534A（250MVA）

３φIM

３φTR

３φSC（kvar）

（kW）

（kVA）

＊＊（SX付き）

40A

10020020060A

200300300100A

400500500

定格＊PF：パワーヒューズ ＊＊SX：直列リアクトル

ご注意◦起動時間が10秒以上の時や、起動頻度が多い場合（5回以上／日）は、PFの定格を上げて使用してください。
◦PFには寿命があります。寿命を超えて使用すると破裂などの事故となります。開閉回数1万回または使用10年を目安に新品に交換してください。
◦PFが溶断した時は他の相も劣化している恐れがありますので、必ず3相全部取替えてください。

33kV コンビユニット

縮小化を実現しました。
●寸法図

■可動台車

引出形コンビユニット

VFKOO8-3D（ M ）□/200
引出形高圧コンビネー
ションスタータ盤を製
作するには､垂直単位面の構成（S）を表す形式と､機能構造を表す級別との組合わせによって表され､固定枠の保護構造によって区別されます。

3.3kV

RC40kA■固定枠
固定枠M3タイプ（形M･機能構造3）

平面図

正面図

側面図

固定枠M4タイプ（形M･機能構造4）

平面図

正面図

側面図

4

3kV コンビユニット●標準操作回路図■常時励磁形

33-F : PF断で［ON］ （オプション）
33-A : 台 車 断 路 位 置 で ［ON］ （オプション）
33-B : 台 車 接 続 位 置 で ［ON］ （オプション）
33 : 台 車 移 動 中 で［OFF］（標準装備）■ラッチ形

33-F : PF断で［ON］ （オプション）
33-A : 台 車 断 路 位 置 で ［ON］ （オプション）
33-B : 台 車 接 続 位 置 で ［ON］ （オプション）
33 : 台 車 移 動 中 で［ON］ （標準装備）●標準仕様とオプション

No

器具名称

形式･定格員数

1

電力用ヒューズ

標準適用表によります

32

高圧真空コンタクタ

標準適用表によります

1標準仕様
オプション

3操作用変圧器

4

同上一次側電力用ヒューズ

5

インターロック「33」6

電力用ヒューズ
溶断検出機構7

計器用変圧器89105

位置インターロック ｢33-A｣（断路位置で ｢ON｣）
位置インターロック ｢33-B｣（接続位置で ｢ON｣）シャッター

EPT- 200 C
200 VA
HPT- 11 3 . 6 kV 1 A
RC 40 kA
X- 10 GW-B
DC 250 V 3 A（抵抗負荷）
X- 10 GW-B
DC 250 V 3 A（抵抗負荷）
EPT-30C
30VA
X-10GW 22S-B
DC250V 3A（抵抗負荷）
X-10GW 22S-B
DC250V 3A（抵抗負荷）

12
1
1
1111式

●適用基準■使用環境■主回路接続高圧真空コンタクタは､JEM1167｢高圧交流電引出形高圧コンビユニットは､電力ヒューズの磁接触器]の適用規格に準拠､高圧コンビユニッ

保護範囲を広くするために､上部端子側を電トは､JEM1225｢高圧コンビネーションスタータ」源側へ接続してください｡なお､接触器についを参考規格に製作されていますので､規格上のては電源側､負荷側をどちらに接続してもその常規使用状態でご使用ください。

性能差はありませんが､安仝性の慣習から真空バルブの固定側を電源側にし､動作する方の可塵埃の多い場所､腐食性ガス雰囲気のある場所
あるいは屋外盤など高湿度の環境でご使用になる場合は､キュービクル側での防塵､防食､防水、結露などに対する対策を行ってください。

動側を負荷側にしてください。

■器具の取付高圧真空コンタクタ､高圧真空コンビユニットは水平据置き取付とし､取付は4か所で規定のボルト

常規使用状態◦周囲温度が最高40℃､最低5℃の範囲を超えない場所◦標高1,000m以下の場所◦過度の水蒸気､塵埃､塩害､振動などの影響を受けない場所

径、長さで取付してください｡ 対角取付は絶対にしないでください。

■更新推奨時期
高圧真空コンタクタの性能を十分に発揮し、信頼性の高い運転を継続させるため、更新時期として、使用開始後＊10年〜15年、または開閉耐久■開閉サージ
高圧真空コンタクタは､低サージバルブを使用していますが､電動機のインチング運転､または古い電動機に適用する場合は､C-R形またはＣ形サージ性能以内を更新の目安としてください。
＊参考資料：日本電気工業会（ＪＥＭＡ）
高圧交流電磁接触器保守

サプレッサによる負荷機器のサージ保護を行って点検指針等172号による。

ください。
開閉サージ保護装置適用基準例
負荷機器
開閉サージ保護装置の要否

電動機
発電機
不要＊

変圧器

コンデンサ不要

不要＊インチング運転を頻繁に行う場合には､C-R形またはＣ形サージサブレッサを付けてください。

■コンデンサ回路への適用
コンデンサ開閉の場合､コンデンサを閉路後残留電圧が十分に放電しない状態で､接触器を｢閉｣別途ご注文付属品（1）コンデンサトリップユニット（2）昇降用リフタ

すると極間に大きな過電圧が発生しますので､開ご注文に際して路後5分以内の再役人は行わないでください｡自動制御などで短時間で再投入する場合は､放電コイル付きコンデンサを適用してください｡ また操
作上瞬時に｢人･切｣繰返し動作を生じないようなシーケンスとしてください。

■異系統突合せ回路への適用
接触器を二回線受電など母線連絡用の異系など突合せ回路に使用した場合､同相極間には系統間の高い電圧が加わります。
接触器の極間耐電圧性能は､真空遮断器に比べ低いので､このような異系など突合せ回路には[高圧真空コンタクタ]（1）形式（2）操作電圧ACまたはDC（3）適用負荷､用途

V
kWまたはkvA,kvar（4）オプション[高圧真空コンビユニット]（1）高圧真空コンビユニット形式（2）電力用ヒューズ形式（3）操作電圧ACまたはDC（4）適用負荷､用途

V

kWまたはkvA,kvar（5）オプション

適用できません。

安全に関するご注意●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上､ 正しくお使いください。

6

ご注文に際してのお願い
本資料に記載された商品のお見積り、ご注文に際して見積書、契約書、カタログ、仕様書などに特記事項のない場合には、下記の通りといたしますのでよろしくお願いいたします。
また、本資料に記載された商品は、使用用途・場所などを限定するもの、定期点検を必要とするものがあります。お買上の販売店または弊社にご確認ください。
なお、ご購入品および納入品につきましては、速やかな受入検査とともに受人前であっても商品の管理保全にも十分なご配慮をお願いします。

記
1. 保証期間ご購入品および納入品の保証期間は、ご購入後または貴社ご指定の場所に納入後１年間といたします。

2.保証範囲（1）上記保証期間中に弊社側の責任により故障を生じた場合は､その商品の故障部分の交換または修理を商品の購入あるいは納入場所において無償で行なわせていただきます。 ただし、次に該当する場合は、この保証の対象範囲から除外させていただくものといたします。
① カタログ･取扱説明書や仕様書などに記載されている以外の不適当な条件､環境､取り扱い、使用方法などに起因した故障の場合。
② 故障の原因が購入品および納入品以外の理由による場合。
③ お客様の装置またはソフトウエアの設計内容など、弊社製品以外の理由による場合。
④ 弊社以外による改造、修理に起因した故障。
⑤ 取扱説明書､カタログなどに記載されている消耗部品などが正しく保守､交換されていなかったことに起因する場合。
⑥ ご購入時または納入時に実用化されていた科学・技術では予見することのできない事由に起因する場合。
⑦ 商品本来の使い方外の使用による場合。
⑧ その他、天災、災害など弊社側の責ではない原因による場合。
（2）なお、ここでいう保証はご購入品および納入品単体に限ります。
（3）保証範囲は（1）を上限とし、ご購入品および納入品の故障から誘発される損害（機械・装置の損害または損失、逸失利益など）はいかなる損害も保証から除外させていただくものといたします。

3.製品の適用範囲
本資料に記載された製品は一般工業向けの汎用製品として設計･製造を行なっております。 原子力制御用、航空宇宙用、医療用､交通機器用､乗用移動体用あるいはこれらのシステムなど人命･財産に多大な影響が予測される特殊用途に関しましては、適用対象外とさせていただきます。ただし、ご採用に際しまして、事前に弊社製品の仕様をお客様に了承いただいた場合に限り適用可能とさせていただきます。
（この場合においても適用範囲は上記とさせていただきます｡）

お問い合わせサービス窓口
北海道 TEL（011）611-4121
東 北 TEL（022）390-0820
福 島 TEL（024）961-0500
秋 田 TEL（018）846-9933
八 戸 TEL（0178）41-2711
新 潟 TEL（025）274-6914
栃 木 TEL（0285）25-3536
茨 城 TEL（029）273-7424
筑 波 TEL（029）826-5851
甲 信 TEL（0266）56-6222
高 崎 TEL（027）377-9902

信用と行き届いたサービスの当社へ
東 京 TEL（047）451-3111
東京中央 TEL（03）5245-0358
埼 玉 TEL（048）728-8521
西東京 TEL（042）660-1078
横 浜 TEL（045）540-2731
北 陸 TEL（076）420-5411
中 部 TEL（052）884-5812
静 岡 TEL（0545）55-3260
大 阪 TEL（06）4868-1201
京 都 TEL（075）661-1081
滋 賀 TEL（0748）46-6606

神 戸 TEL（078）681-3811
姫 路 TEL（079）234-9571
中 国 TEL（082）282-8111
岡 山 TEL（086）263-3022
山 口 TEL（0835）23-7705
山 陰 TEL（0854）22-5552
四 国 TEL（087）882-1212
九 州 TEL（092）651-0131
北九州 TEL（093）582-1175
南九州 TEL（099）260-2818

http://www.hitachi-ies.co.jp●この資料に掲載した内容は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

EU-311R

2013.6
Printed in Japan(H)