幅広いラインアップでユーザさまのニーズにお応えします
日立プログラマブルコントローラ製品のラインアップ
オールインワンタイプ
小規模ドライブ機械・装置

簡易監視・情報通信端末

モジュールタイプ
各種生産設備・プラント

プログラミングソフトウェア

中～大規模FA・監視システム

Control Editor
EHVシリーズ
MICRO-EHVシリーズ

HX-CODESYS

EHV＋シリーズ
MICRO-EHV＋シリーズ

プログラマブル表示機
Hシリーズ⇒EHVシリーズ(GP4000シリーズ)

リプレース支援機器
自動車、家電、タイヤ、食品など各種の生産設備の監視・制御だけではなく、

日立プログラマブルコントローラ●上水道・水処理・ゴミ処理・飼料などのプラントの監視・制御

セレクションガイド●立体駐車場の制御モジュールタイプPLC●工場・大型店舗などのエネルギー監視

EHVシリーズなど、幅広い分野で日立のPLCはご利用いただいています。

…2…3

Hシリーズ⇒EHVシリーズ…4
リプレース支援機器
オールインワンタイプPLC

MICRO-EHVシリーズ … 5
EHV・MICRO-EHVシリーズ用プログラミングソフトウェア

Control Editor…7

IEC61131-3準拠プログラミング言語対応PLC

生産設備

プラント監視・制御

EHV+シリーズ…9

IEC61131-3準拠プログラミング言語対応PLC

MICRO-EHV+シリーズ … 10
制御処理プログラム開発環境

HX-CODESYS
プログラマブル表示器

立体駐車場

工場・店舗エネルギー監視-1-

GP4000シリーズ… 11… 12セレクションガイド
■モジュールタイプ
シリーズ名

EHV

EHV+ラダー

IEC61131-3準拠 5言語

プログラミングソフトウェア

Control Editor

HX-CODESYS

RS-232C○○

RS-422/485○○

USB（プログラミング）○○

Ethernet○○

EtherCAT－○

最大128kステップ

最大2,048KB

最大66

最大66

プログラミング言語
CP
U
通信機
能

プログラム容量実装可能モジュール数
外部入出力点数（64点モジュール使用時）

EHV

最大4,224点

最大4,224点

CPU二重化

○－

電源二重化

○○

品名
Ethernet
FL-net（Ver.3.01 class1対応）
マスタ
DeviceNet
スレーブ
マスタ
PROFIBUS-DP
スレーブ
同軸光CPUリンク
ツイストペア
親局
子局

EHV専用

親局
リモートHシリーズ互換
子局

光光
同軸
光同軸
光

親局
ツイストペア子局

シリアル通信
4軸位置決めカウンタモジュールモジュール型式
EH-ETH2
EH-FLN3
EH-RMD2EH-IOCD2
EH-RMP2
EH-IOCP2
EH-LNK
EH-OLNK※1
EH-TLNKE
EH-TRLLE
EH-ORMM
EH-ORMLEH-RMAH
EH-ORMAH
EH-R2LH
EH-OR2LH
EH-TRME2
EH-TRLE2
EH-RIOTL
EH-SIO
EH-POS4A
EH-CU
EH-CUE
EH-CUEL

EHV○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

EHV+－－○○○○○○○○－－－－－－－－－○－
○○－

EHV＋

※1：光ファイバー GI 50/125μmケーブル対応（EH-OLNKG）、光ファイバー GI 62.5/125μmケーブル対応（EH-OLNKE）も品ぞろえ。

■オールインワンタイプ
シリーズ名
プログラミング言語
Webサーバ
メール送信機能MICRO-EHV
高機能版(MVH)
標準版(MVL)
ラダー－－

IEC61131-3準拠 5言語○－

Control Editor

HX-CODESYS○○○（オプションボード）○（オプションボード）○
16Kステップ
4段○○
1,024KB
4段

最大320点(64基本＋64点増設×4段）

最大320点(64基本＋64点増設×4段）

プログラミングソフトウェア
C RS-232CP
U RS-422/485
通信 USB（プログラミング）機
能 Ethernet
プログラム容量
増設ユニット数
外部入出力点数(増設4段時)USBメモリ○○－－MICRO-EHV+○-2-MICRO-EHV (MVH)

MICRO-EHV＋【モジュールタイプ】

シリーズ
Ethernet通信ポート標準装備のCPUモジュールと各種モジュール

7セグメントLED
USBポートシリアルポート
Ethernetポート

各種機能モジュール■特長●Ethernet/シリアル通信/USBの３種類の通信ポート標準装備したCPUモジュール
Ethernetモジュールやシリアル通信モジュールが不要なので、コスト削減ができます。

●向上した演算処理
当社従来機種と比較し、演算処理性能が向上しました。（基本命令20ns） より高度で複雑な制御が可能です。

●プログラム容量128K/64K/32K/16K/8Kステップタイプの5機種を品ぞろえ●各種通信モジュールにも対応。多彩なネットワークに対応可能です。
Ethernet/FL-net/DeviceNet/PROFIBUS/AnyWire/CPUリンク/リモート/シリアル通信（RS-232C､RS-422/485､Modbus）●その他の主な仕様
データメモリ最大228kワード、コメントメモリ最大1MB、最大I/0点数4,224点、コメント格納機能（プログラムエリアとは別エリア）、7セグメントLED（エラーコード表示ほか）●EHV/MICRO-EHV専用プログラミングソフトウェアControl Editor●最大I/O点数4,224点 最大66モジュール
最大5段※まで増設可能です。
最大66モジュール
最大I/O点数4,224点（64点モジュール使用時）※EHV-CPU128：最大5段
EHV-CPU64：最大4段
EHV-CPU32/16/08：最大2段-3-高機能なE t h e r n e t 通信ポート
タスクコード通信機能

ＡＳＲ通信機能

弊社専用プロトコルで通信を行う「タスクコード通信専用ポート」は、通信設定だけで上位ホストなどとメッセージデータのやり取りが可能な「ASR最大4ポート使用可能です。プログラミングソフトウェアを接続して、通信ポート」機能は、最大６ポート使用可能です。

プログラミングやモニタしたり、弊社専用プロトコルに対応したHMIイベント発生時、もしくは、定周期に上位ホストへメッセージデータを能動的ソフトウェア（SCADAなど）や表示器も接続可能です。

に送信する場合や、上位ホストからのメッセージデータを任意のタイミング（自動）で受信する場合など、システムに応じた通信手順を構築することができます。

SNTPクライアント機能
ネットワーク上のNTPサーバ、SNTPサーバより時刻情報を取得し、自動的に時刻の補正をすることができます。

Modbus-TCP サーバ機能・クライアント機能
EHV-CPUでModbus-TCP サーバ機能・クライアント機能をサポートしました。Modbus-TCPのための通信モジュールなど機器の追加は必要ありません。
【サーバ機能】【クライアント機能】

サーバ機能でModbus-TCPをサポートしたSCADAやOPCサーバなどとの通信が可能です。
クライアント機能で弊社製MICRO-EHV（高機能版）などModbus-TCPスレーブ機能に対応した機器との通信が可能です。
さらにMICRO-EHVのModbusゲートウェイ機能を使用すれば弊社製インバータ(SJ700、WJ200、NE-S1、SJ-P1)などとNE-S1
WJ200

Modbus-RTUでの通信も可能です。

SJ-P1

個別カタログ： EHV-00*

Hシリーズ⇒EHVシリーズリプレース支援機器
四半世紀を超える長きにわたり築き上げたゆるぎない信頼と実績を次世代に継承

EHVシリーズ(ハイブリッドベース)

1987年の発売開始以来、四半世紀を超える長きにわたりご愛顧頂きましたHシリーズですが、電子部品の生産廃止などにより生産継続が困難となりましたことから、誠に心苦しい限りですがCPUモジュールや通信機能モジュールなど一部の機種を2017年3月をもって販売終了とさせていただきました。
Hシリーズの代替機種としてEHVシリーズをご提案いたします。お使いの機器の構成に応じてリプレースモデルの構成も異なりますので、リプレースご検討の際はまずは弊社までご相談ください。
Hシリーズの増設ユニットをEHVシリーズの増設ユニットとしてご使用可能なハイブリッドI/Oコントローラ、CPUモジュールを始めとするリプレース支援製品などの品揃え強化を進めておりますのでご活用ください。
EHVシリーズの専用CPUモジュールを使用し、Hシリーズの入出力モジュールやアナログ入出力モジュールなどを組み合わせて使用できるハイブリッドベースもご用意しましたのでご活用ください。

個別カタログ： HREP-00*-4-

【オールインワンタイプ】

シリーズ
オールインワンタイプコンパクトPLCとして充実した機能に加え、Ethernet通信機能とUSBホスト機能で一般産業分野と情報管理分野とをシームレスに接続する中核コントローラとしてあらゆるニーズにお応えします。
● I/O点数 20点/40点/64点、最大320点まで拡張可能● 全機種プログラミングソフトウェア(Control Editor)接続用USBポート(Type B)を標準装備● 高機能版では、EthernetポートとUSBメモリ用ポート(Type A)を装備。USBメモリへのデータロギング・トレース(CSVデータ記録)が可能● モジュールタイプEHVシリーズ共通のプログラミングソフトウェア(Control Editor)対応● コンスタントスキャン機能やデバッグ時に便利な入力・出力リフレッシュ禁止機能など充実した機能● バッテリレスプログラム保持。各種コメントもPLCに保存。更にバッテリレスでデータ(256ワード)保持可能● 旧機種であるMICRO-EHシリーズと共通の着脱端子台、増設ユニットも共通なので、MICRO-EHからの置き換えがスムーズ● Modbus-RTU（RS-485）マスタ・スレーブ機能標準装備、Modbus-RTUサポート機器との接続・通信はもとより、日立インバータ、オリエンタルモーター社製ステッピングモータ、オムロン社製温調器とは通信プログラムレスで接続・通信可能● Modbus-TCP(Ethernet)サーバ機能に加え、Modbus-TCP/RTUゲートウェイ機能も搭載(高機能版)
PC接続用USBポート(type B)

Ethernetポート(高機能版のみ)バッテリ(オプション)

オプションボード

写真は64点高機能版

64点高機能版

シリアル(RS-232C)ポート(RJ-45)

USBメモリ用ポート(type A)(高機能版のみ)

40点高機能版
Ethernet通信、USBメモリ機能搭載
オールインワンタイプコンパクトPLCとして充実した機能

高機能版

標準版

PLCというフィールドにおける“プレイングマネージャー”にとどまらず“現場で働く機器のクラウドへのゲートウェイ”ともいえる情報通信端末としても活躍します。

64点標準版

40点標準版
全機種、通信オプションボード・アナログ入出力オプションボード対応
各基本ユニットにはRS-422/485通信、アナログ入出力のオプションボードを1枚実装可能。
手軽に機能拡張が可能です。

20点標準版

写真はOBV-485TAO-5-

【標準版】【高機能版】共通機能

全機種PC接続用USBポート(プログラミングソフトウェア Control Editor 接続専用)とシリアルポート(RS-232C)標準装備
市販の汎用USBケーブルでPCと接続可能。PC接続用USBポート(type B)はプログラミングソフトウェア Control Editor 接続専用ですのでプログラマブル表示器をシリアルポート(RS-232C)に接続したままプログラムのモニタ・編集が可能です。

バッテリレスプログラム保持。各種コメントもPLCに保存。更にバッテリレスでデータ(256ワード)保持も可能
プログラムとコメントはFLASHメモリに格納されます。このためバッテリがなくてもユーザプログラムとコメントを保持することができます。
プログラム(16kステップ)とコメント(I/Oコメント…128KB、ボックス・回路コメント…19kB)はそれぞれ別エリアなので、プログラムエリアの容量を気にすることなくコメントを追加できます。

高速カウンタ入力
高機能版(MVH) [単相]100KHz×5ch, [2相]60KHz×2ch
標準版(MVL)[単相]100KHz×4ch, [2相]60KHz×2ch

更に特殊内部出力ビットをセットすると、内部出力(データメモリ)の256ワードのデータをFLASHメモリに格納できます。
これにより機械装置の初期設定値など「消えては困るデータ」をバッテリレスで保持できます。

簡易位置決め制御をシンプルなプログラムで実現
原点復帰、絶対位置指令でのパルス出力制御、ジョグ運転・インチング運転をサポート、2相カウンタとの連動など、シンプルなプログラムで簡易的な位置決め制御を実現できます。

パルス/PWM出力
高機能版(MVH) ,標準版(MVL) 共65KHz×3ch

各種増設ユニットを接続可能デジタル入出力、アナログ入出力など各種増設ユニットを最大4台まで接続可能です。
(写真は14点タイプ増設時)(*) 基本ユニットから最終増設ユニットまでの増設ケーブル長は最大2mです。

個別カタログ： MEHV-00*-6-

“より使いやすく”を追求し、進化を続けるシリーズ用プログラミングソフトウェア

シリーズ・

プログラム開発の効率向上を支援する機能を満載● 分割できるプログラムシート構造● マルチコメント(４種類)機能● データメモリCSV保存・書き込み機能● カスタマイズ可能なキーボードショートカット入力機能● 大切な“資産”の流出を防ぐプロジェクトパスワード機能● EH-150シリーズ・MICRO-EHシリーズのプログラムを流用できるプログラム変換機能● メニュー言語選択(日本語・英語・中国語〔簡体字〕・中国語〔繁体字〕)機能● キーボード入力(マウスレス)操作も可能

わかりやすいアイコンインタフェース

パスワード設定ができます
プロジェクトに対してパスワードが設定できます。
パスワードを設定し、保存したファイルを開いた時、またはCPUモジュールから読み出し時に設定したパスワードを入力しなければ、プロジェクトを開くことはできません。

使いやすいインタフェースを実現■ 接点/コイルや処理ボックスの入力画面の使いやすさ■ Ｉ/Ｏ割付、Ｉ/Ｏモニタなどの画面の使いやすさ■ ネットワークの設定など各種設定画面の使いやすさ【例】

プログラムシートの構造化
目的に応じて、プログラムを別シート化
メリット1 :プログラムを要所要所で流用・ 結合・分割が可能。
メリット2 : プログラムの可読性向上。
メリット3 : 複数プログラマによるプログラミングの分業化。

プログラム変換ツール付属
H シリーズ、EH-150シリーズ、MICRO-EHシリーズのラダープログラムをControl Editor付属プログラム
変換ツールでControl Editor用のファイルに変換できます。

データコピーツール付属
データメモリをCSVファイルに保存をしたり、CSVファイルのデータをCPUモジュールに書き込むことができます。

コメント機能も充実

マルチコメント対応

コメントがCPUモジュールに転送可能です。
回路コメント(128文字)

ひとつのI/O・回路・ボックスコメントにつき最大4つのコメント登録が可能。
例えば、日本語・英語・ドイツ語・中国語の4つのコメントを入力し、状況にボックスコメント(64文字)より表示するコメントを切り替えることができます。

切り替えて表示可能

I/Oコメント(32文字) CSVファイル可

ソフトウェアサポートサービス（Control Editor ダウンロードサービス）
Control Editorをご購入いただいたユーザ様へ弊社HPにて最新バージョンをご提供しています。（ 製品ユーザ登録およびダウンロードは無償です。）
詳しくは、弊社HP（ https://www.hitachi-ies.co.jp/plc ）をご覧ください。
※ 本サービスのご利用は、日本国内に在住されているお客様に限定いたします。また、使用場所は、日本国内に限定とさせていただきます。
また、製品をご購入いただき、製品ユーザ登録をいただいていることが前提となります。

-7-

使いやすいインタフェースを実現① 接点/コイルや処理ボックスの入力画面② I/O割付、I/Oモニタなどの画面

シンボル入力と同時にコメント入力が可能。コメント入力に移動すると、自動的にI/O割付画面日本語入力モードになります。

①

コメント同時入力

シンボルアイコン選択②①モジュール型式を選択して、割付できます。
②選択したモジュールのI/O番号を表示します。
I/Oモニタ画面

②

③

④

①

比較符号を選択可能③

タイムベースは1/10/100ms、1sの4種①②①1つの処理ボックスに最大32行の演算式を入力可能です。

①I/Oモニタパターンの最大16シート対応。

②複雑な命令も表示されるガイダンスを見ながら入力できます。

②I/OモニタパターンはCSVファイル形式に対応。

③処理ボックスコメントとI/Oコメントが同時に入力できます。

③一括および個別 表示形式指定可能。（2進/10進/16進 など）④I/O一括書き込み機能。
IPアドレス③ 各種設定画面の使いやすさ
ネットワークの設定など、各種設定は、プロジェクトツリーから設定できます。

Ethernet タスクコード

シリアル通信カレンダー時計Ethernet ASR

FL-netパラメータ ※CPUリンクパラメータ※※本機能はEHV-CPUのみ対応しています。

-8-

【IEC61131-3準拠プログラミング言語対応モジュールタイプPLC】

シリーズ
IEC61131-3準拠5言語プログラミング環境のEHVシリーズベースのモジュールタイプPLC

EHV-CPU1102(プログラム容量2,048KB)
EHV-CPU1025(プログラム容量512KB)● 国際標準規格IEC61131-3準拠5言語プログラミング（ HX、MICRO-EHV+と共通の統合開発環境HX-CODESYS）● Ethernetポート標準装備● RS-232C/422/485切り替えシリアルポート標準装備● プログラム容量512KB/2,048KBの2機種● 各種フィールドネットワーク(オープンネットワーク)対応■ Modbus TCP クライアント/サーバ■ Modbus RTU マスタ■ EtherCAT マスタ● データメモリ [非停電]640KB、[停電]128KB、[持続]128KB● バッテリレスプログラム保持。各種コメントもCPUモジュールに保存● 7セグメントLED標準装備● 増設最大5段、実装最大66モジュール。小規模機械・装置から大規模監視･制御システムまで用途に応じて組み合わせ自在

7セグメントLED(エラーコード表示)

EHVシリーズと共通の各種機能モジュール

プログラムとコメントは内蔵
FLASHメモリに格納されるのでバッテリレスで保持

USBポートシリアルポート
Ethernetポート
EtherCAT
スレーブコントローラ

国際標準規格IEC61131-3準拠5言語プログラミング(EH-IOCA)（ 統合開発環境HX-CODESYS）

EtherCAT(ラダー･ロジック･ダイアグラム)(ファンクション･ブロック･ダイアグラム)

EtherCATスレーブ(シーケンシャル･ファンクション･チャート)(インストラクション･リスト)(ストラクチャード･テキスト)-9-

最大255台接続可

【 IEC61131-3準拠プログラミング言語対応オールインワンタイプ】

シリーズ
IEC61131-3準拠5言語プログラミング環境のMICRO-EHVシリーズベースの多機能オールインワンタイプコンパクトPLC● 国際標準規格IEC61131-3準拠5言語プログラミング（ HX、EHV+と共通の統合開発環境HX-CODESYS）● Ethernetポート、シリアルポート、USB（ホスト・デバイス）ポートを標準装備。さらにオプションボードを付加することでシリアルポートやアナログI/Oの拡張が可能● MICRO-EHVシリーズと共通の増設ユニットが使用可能● プログラム容量 1,024KB■40点/64点 計8機種ラインアップ
I/O点数
40点

64点

型式
MV-A40DR
MV-D40DR
MV-D40DT
MV-D40DTPS
MV-A64DR
MV-D64DR
MV-D64DT
MV-D64DTPS

仕様
AC電源、DC入力24点、リレー出力16点
DC電源、DC入力24点、リレー出力16点
DC電源、DC入力24点、トランジスタ(シンク)出力16点
DC電源、DC入力24点、トランジスタ(ソース)出力16点
AC電源、DC入力40点、リレー出力24点DC電源、DC入力40点、リレー出力24点
DC電源、DC入力40点、トランジスタ(シンク)出力24点
DC電源、DC入力40点、トランジスタ(ソース)出力24点■コンパクトボディながらUSBメモリへのデータロギングや、Webサーバ機能など高性能な機能が満載。
●USBメモリへのデータロギング機能●EtherCATマスタ機能
EHV+用EtherCATスレーブコントローラ(EH-IOCA)との組み合わせでEHVシリーズ I/Oモジュールを拡張可能
EHV+用EtherCAT
スレーブコントローラ(EH-IOCA)

EtherCAT

時刻・データ・イベントログ・エラーログ・コメントなど●Webサーバ機能（Web Visualization）●Modbusマスタ機能

Modbus-RTUスレーブ機器(例えば弊社製インバータなど)と接続可能

Ethernet

Modbus-RTU(RS-485)

Ethernet・WiFi経由でタブレットPCやスマートフォンなどからリモート

NE-S1

O&M（オペレーション＆メンテナンス）- 10 -

WJ200
SJ-P1

制御処理プログラム開発環境

シリーズ・

シリーズ用プログラミングソフトウェア

プロジェクトツリー構造でアプリケーションのデバイス、タスク、プログラム等を一括管理
EtherCAT・Modbusコンフィグレータ内蔵のためスレーブ機器のI/Oもタグ名称で一元管理
国際標準規格IEC61131-3準拠の5つのプログラミング言語に対応
ツール表示言語は日本語・英語の他にドイツ語・フランス語・イタリア語・スペイン語・ロシア語・中国語、計8カ国語に対応
IEC61131-3（3rd エディション）準拠のオブジェクト指向プログラミングが可能
入力アシスト、文法チェック、デバッグ機能、シミュレーション等の多彩な機能で開発効率UPスキルや用途に合わせて選べるIEC61131-3準拠 5言語＋CFC■ST（ストラクチャード・テキスト）■LD（ラダー・ロジック・ダイアグラム）
リレー回路をベースとしたグラフィック言語。

PASCAL言語をベースとしたテキスト言語。

インターロック処理な分岐・繰り返し・数値演算等のLDが苦手とどのビット演算に向いする用途に最適。

ている。
■FBD（ファンクション・ブロック・ダイアグラム）■IL（インストラクション・リスト）

データや信号の流れが見やすいグラフィック言語。

従来型PLC向きの命令語（ニーモニック）テキスト言語。高速演算や短いプログラム向き。

■SFC（シーケンシャル・ファンクション・チャート）
状態遷移を表現できるグラフィック言語。

■CFC（コンティニュアス・ファンクション・チャート）

工程進捗向き。各ステップ内のプログラムはPOUのレイアウトや接続に制限のないグラフィックFBDエディタ。
出力から入力へのフィードバックが可能。

LD、FBD、ST、ILで記述。

（非IEC61131-3言語）

強力なデバッグ機能が立ち上げコストを圧縮します

ソフト開発コストを削減します●ローカル変数・グローバル変数●オンラインモニタ●構造化プログラミング●オフラインシミュレーション●ライブラリ化●ブレークポイント●フォース●シングルステップ実行●シングルサイクルスキャン●フローコントロール●RUN中変更●トレース●ビジュアリゼーション●Webビジュアリゼーション

充実したライブラリ●PID制御便利な機能
各種便利な機能でプログラミング効率、デバッグ効率を向上させます。

●スルーレート出力●ASCII変換/BCD変換●グレーコード変換●文字列操作●アナログヒステリシス●最小/最大/平均/分散- 11 -

プログラマブル表示機

GP4000シリーズ■特長

12.1型 GP-4601T
10型 GP-4501T●EHV/MICRO-EHV/EHV+/MICRO-EHV+/HXシリーズ接続可能●用途に合わせて4タイプを品ぞろえ

7.5型 GP-4401T

12.1型/10.4型/7.5型/5.7型

5.7型 GP-4301T●外部インタフェース（PLCとの通信）は3ポート（Ethernet×1、シリアル×2）●画面作成ソフトウェア（GP-Pro EX）には、日立PLC専用機能画面パーツ集H-PACKAGEを付属

個別カタログ： HGP-00*

本書に掲載されている会社名や製品名は，一般に各社の商標または登録商標です。
なお、本文および図表中では、「 」、「®」は明記しておりません。

■本書掲載の製品の輸出管理に関して本書掲載の製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法の規制ならびに米国の輸出管理規制など外国の輸出関連法規をご確認のうえ、必要な手続きをお取りください。
ご採用に際してのご注意
この資料は、製品の代表的な特長機能を説明した資料です。使用上の制約事項、ユニットの組み合わせによる制約事項などがすべて記載されているわけではありません。ご採用
にあたりましては、必ず製品のマニュアルをお読みいただきますようお願い申し上げます。
当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社製品の故障に起因するお客さまでの機械損失、逸失利益、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、二次損害、事故補償、当社製品以外への損傷および、その他の業務に対する保証については、当社は責任を負いかねます。

【免責事項】⚫ 無償保証期間の内外に問わず、弊社の責に帰すことができない事由から生じた損害、弊社製品の故障に起因するお客さまで機会損失、逸失利益、弊社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、弊社製品に起因して発生した間接損害、二次損害、事故補償、弊社製品以外への損傷およびお客さまでの交換作業、現地機械設備の再調整、立ち上げ試運転その他の業務に対する補償について、弊社はいかなる場合も責任を負いません。
⚫ お客さまがプログラム可能な製品については、お客さまご自身にて動作確認いただくこととします。お客さまにてプログラムされたプログラムの動作およびそれにより発生した損害について、弊社はいかなる場合も責任を負いません。
⚫ 弊社製品をお客さまのシステムにてご使用される場合、法令や規格基準への適合あるいは特許等第三者権利侵害については、お客さまご自身においてご確認ください。これにより発生した問題に関して、弊社は関知いたしません。

安全に関するご注意⚫ 安全のため、ご使用の際は、「 取扱説明書」、「 マニュアル」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
⚫ ご使用環境については、カタログ、取扱説明書、マニュアルに記載されている範囲内とします。高温、多湿、じんあい、腐食性ガス、振動、衝撃などの多い環境で使用しないでください。火災、故障、感電、誤動作の原因となることがあります。
⚫ 安全のため、製品の取り付け、配線も取扱説明書、マニュアルに従ってください。接続は、電気工事・電気配線などの専門技術を有する人が行ってください。異物の混入にもご注意ください。
⚫ 本カタログに記載された製品は、使用用途・場所などを限定するもの、定期点検を必要とするものがあります。お買い上げの販売店または当社にご確認ください。
⚫ 本製品は、厳重な品質管理のもとに製造しておりますが、製品が故障することにより人命にかかわるような重要な設備および重大な損失の発生が予測される設備へのご使用に際しては、重大事故にならないように安全装置の設置を行ってください。

- 12 -

URL： https://www.hitachi-ies.co.jp/plc

技術的なお問い合わせ先：■ 電話フリーダイヤル ・・・・

0120-46-3444
携帯電話の方は（0254）46-3444をご利用ください。

■ Eメールアドレス ・・・・・・ fa_plc＠hitachi-ies.co.jp■ ご利用時間帯 ・・・・・・ 月～金 9：00～12：00/13：00～17：00（ただし、祝日、当社休日は除く）

日立産機

PLC

●このカタログに掲載した内容は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

HPLC-003

2024.4