No.

特集 1

安全エレちゃんの

568

2021

11 12

年末大掃除と電気用品の安全チェック
特集 2

電 気 火 災を防ごう

・

No.

568

2021

2021年度 電気取扱者特別教育講習会、保護継電器試験実務（初級）講習会開催のご案内
特集 1「年末大掃除と電気用品の安全チェック」

11 12
・

3

安全エレちゃんの4

安全エレちゃんのクイズコーナー

7

現場の記録から

密なコミュニケーション、粘り強い観察で漏電の原因を特定

お客さまこんにちは

特

横浜アンパンマン こどもミュージアム

810

2021年度

電気取扱者特別教育講習会、保護継電器試験実務(初級)講習会
開催のご案内

今年度も当協会では、一般のお客さまを対象に労働安全衛生法に基づく電気取扱者の特別教育講習会や保護継電器試験実務（初級）講習会を開催しており、大変ご好評をいただいております。
当協会の講師が分かりやすく講義をさせていただきますので、皆さまのお申し込みをお待ちしております。
お申し込み及び日程・料金等については、当協会のホームページをご覧ください。

集 2

電気火災を防ごう
好奇心いっぱい！小トラベル

12
山梨県 北杜市

電気取扱者特別教育講習会【 1 日コ ース 】

※対象は開閉器の操作業務のみを行う方

16

大変役立つ電気保安と法律ミニ知識

18

NEWS CLIP

20●低圧電気取扱者安全衛生特別教育講習会（学科＋実技1 時間）●低圧電気取扱者安全衛生特別教育講習会（実技のみ7 時間）※対象は点検・測定を主な業務とする方【 2 日コ ース 】

●低圧電気取扱者安全衛生特別教育講習会※対象は点検・測定を主な業務とする方●高圧・特別高圧電気取扱者特別教育講習会

低圧実技のみ7時間コースが増えました※対象は充電電路の操作の業務のみを行う方

当協会をかたる不審なセールス電話や電線の盗難などにご注意ください

21

高濃度ＰＣＢ廃棄物の処分期限が迫っています！

22

information

エレちゃん6コマ電気安全

電気設備の更新

11月１１日は配線器具の日保護継電器（OCR,GR,DGR）試験実務（初級）講習会
この講習会は技術研修所（千葉市美浜区）で開催しております。

高圧受電設備の保護継電器の基礎を勉強したい方を対象とした、初心者向けの1日講習会です。

保護継電器の役割、試験器を使用し各種保護継電器の試験方法を実習で学びます。

23
裏表紙【表紙の写真】八ヶ岳山麓から望む、墨絵のような富士山と山々
山梨県北杜市（16〜17ページ参照）

山梨県北西部に位置し、長野県と接する北杜(ほくと)市は八ヶ岳連峰、南アルプス山脈、奥秩父連山などの山々に囲まれた「山紫水明」の地。都心部から約２時間で訪ねられます。
八ヶ岳南麓の高原エリアは豊かな森、のどかな牧場風景が見られ、富士山や南アルプスの眺望にも恵まれており、地域を代表する観光地となっています。
「清泉寮」で知られる清里は、高原リゾートとして根強い人気があります。

なお、１団体で10名以上の受講をご希望される場合には、公表した日程とは別日程で開催することも可能ですので、最寄りの事業所へご相談ください。

関東電気保安協会ホームページ

https://www.kdh.or.jp/
ｋｄｈ講習会

検索●講習会に関する一般的内容のお問い合わせ
関東電気保安協会 広報部［TEL］03-6453-8896●当日の講習会に関するお問い合わせ
講習会開催事業所（当協会ホームページをご覧ください）

写真提供：T2/PIXTA

電気と保安 2021 年 11・12 月号

3

特

集 1

安 全 エ レ ち ゃ ん の

年末 大 掃除と電気用品の安全チェック
2021 年も残すところわずかとなりました。
コロナ禍は依然予断を許さず、感染防止対策を徹底する必要があります。
そこで、快適な「ステイホーム」のためにも、念入りにお掃除をしてみませんか。
電気用品も本来の性能を発揮するために汚れを落として、安全性をチェックしてみましょう。
チェックポイントをご紹介しますので、大掃除の機会に確認してみてください。
う。本体のスイッチを切るだけでは不十分です。プ

Ⅰ 大掃除で電気用品の安全チェックをご家庭での大掃除は、家具・大型家電の裏、カー
ペットの下など、普段は手の行き届かない場所も清潔にするいい機会です。コンセント、プラグに溜まチェックポイントをまとめましたので、チェックしラグを抜いたりブレーカーを切ったりして、確実に紙パック式の掃除機は、パックにゴミが詰まってみてください。

安全を確保したうえで掃除に取り掛かってくださた状態だと吸引力が低下し、本来の性能が発揮で▶東京消防庁に寄稿いただいた「特集２・電気火災を防ごう」

い。

きなくなります。サイクロン式もダストカップや●水拭きはＮＯ！

フィルターの手入れを怠ると吸引力が落ちてしま(p12 〜 ) は、近年の電気火災の実態・事例、電気火災を防ぐポイントなどを紹介しています。合わせてお読みください。

特に、ホコリの溜まったプラグで起きる「トラッキング現象」や、損傷したコードからの漏電は、火災の原因になることがあります。電気用品別の安全

水は電気を通しやすいので注意が必要です。電気用品を掃除する際に水をかけたり、固くしぼってなったホコリや汚れを取り除いて、電源コードの状態なども確認しましょう。

▶傷んでいませんか？
Check

Check

また掃除機をかける前には、まず部屋を片付けてれると漏電することがあります。電気用品の取扱説

おきましょう。掃除機を使う時間が短くなり、電気●電源ＯＦＦを確実に

明書を読み、適した掃除方法を確認しましょう。

代の節約につながります。

電気用品の掃除は、必ず電源を切って行いましょコード
電源コードの被覆が傷んでいたり、古くなってひび割れたりしていないでしょうか。傷▶タコ足配線になっていませんか？
Check

ビニールコードは傷みやすく、釘やステップルなどで固定すると、断線や過熱の原因となり危険です。テーブルタップなどのビニールコードを、固定して使用することはやめ

Check▶家具などに踏まれていませんか？
Check

コードを束ねたり巻いた状態で使用すると、熱がこもり過熱する恐れがあります。コー
ドは束ねずに伸ばして使用しましょう。
コードが家具などの重量物に踏まれていませんか？ 見た目には損傷がなくても、芯線がしたコードも同様に、芯線が半断線している可能性があります。コードを踏んだり、挟
んだりしないように気をつけましょう。

用すると、コードが過熱して火災の原因になることがあります。テーブルタップには、気用品の電流（A）は、電力（W）÷ 電圧（100V）で求められます。

▶プラグがコンセントから抜けかかった状態で使用していると、接触不良によって過熱したり、金属製のものが触抜けかかっていませんか？

れてショートしたりして、火災に至るおそれがあります。また、お子さまが触れて感電Checkするなどの事故も心配されます。抜けかかっていたプラグがあったら、しっかりと奥まで差し込みましょう。

▶ホコリが溜まって家具や大型家電の裏などに隠れたコンセント。長い間プラグを差し込んだままにしておいませんか？

くと、塵やホコリが溜まり、そこに湿気が加わると、突然発火することがあります。こCheck

れを「トラッキング現象」といい、電気火災の原因となります。大変危険なので、プラグを抜いて乾いた布などで清掃しましょう。

半断線していることがあります。その場合、本来流すことができる電流を流せずに、過熱やショートにより火災の原因となる恐れがあります。ドアに挟んだり、強く曲げたり

プラグ・コンセント
コードやテーブルタップには、安全に使用できる電流が決められおり、これを超えて使使用できる電流やワット数が記載されていますので、確認してください。使用している電んだコードは漏電やショート（短絡）による火災の原因になります。新しいものと交換ましょう。
▶束ねて使用していませんか？

ましょう。

い雑巾で拭いたりすると内部に水が入り、電源を入しましょう。
▶固定して使用していませんか？

います。それぞれ取扱説明書に従い、手入れをし

Ⅱ 大掃除を始める前に

電気用品別安全チェックポイント
電気用品別安全チェックポイント●掃除機の適切な使い方▶コンセントが破損していませんか？
Check

コンセントのプレートが割れるなど、破損した状態のまま使用していると、感電やショー
トの危険性があります。これらの修理ができるのは、第二種電気工事士などの国家資格を取得している人に限られています。素人工事はとても危険です。電器店や電気工事店などに相談しましょう。

4

電気と保安 2021 年 11・12 月号

電気と保安 2021 年 11・12 月号

5

特

集 1

安 全 エ レ ち ゃ ん の

年末 大 掃除と電気用品の安全チェック
電 気製品

電気用品別安全チェックポイント▶アース線がきちんと

作 業 場 、その 他

電気用品別安全チェックポイント

コンセントの周りを清掃するときは、併せてアース線 ( 接地線 ) が取り付けられている

取り付けられていますか？

か確認しましょう。漏電が起きても、漏れた電流のほとんどがアース線から大地に流れCheckるので、感電の危険性を低減できます。水周りで使用する洗濯機や電気温水器、台所の▶工作機械が汚れていませんか？
Check

旋盤などに金属を削った切子が溜まっていませんか？ 切子がモーターに入り込んだり
コードを傷つけたりすることによって、漏電につながる場合があります。切子などはこ
まめに片付けるようにしましょう。

電子レンジや食器乾燥機、その他 200V で使用する機器はアース線を取り付けましょ▶コンプレッサーの空気漏れはう。
▶エアコンのフィルターにエアコンは部屋の空気を吸い込むので、ホコリをキャッチするフィルターを備えていま

ホコリが溜まっていませんか？

す。ホコリが溜まったままだと空気の流れが悪くなり暖房、冷房の能力が低下してしまCheck

いますし、不衛生です。掃除機でフィルターのホコリを吸い取った後、水洗いしてよく乾かしましょう。吹き出し口のふき掃除も忘れずに。

▶照明器具にホコリが溜まっては電気のムダに直結します。電源コードだけでなくホースなどもひび割れていないか確

Check

認しましょう。

▶分電盤や受変電設備の前は分電盤や受変電設備の前に物を積んでいると、いざというときに扉を開けることができ片付けていますか？

ません。停電の中で物を動かすのは危険ですし、復旧にも時間がかかってしまいますの

Check

で整理しておきましょう。

照明器具の汚れは明るさを低下させます。清掃すると思った以上に明るくなって驚くこともあいませんか？

ります。蛍光管の端が黒くなって暗く感じることはありませんか？ 明るさが低下してもCheck

消費電力はほぼ同じです。両端が黒ずんできたら交換することをお奨めします。また、LED 照明に取り換えると一層の省エネになります。

▶冷蔵庫と壁の間にはコンプレッサーの配管、ホース、バルブなどから空気が漏れていませんか？ 空気のムダありませんか？

機種により異なりますが、放熱による空気の対流があるため、冷蔵庫と壁の間には空間

ただし受変電設備には、高い電圧の電気が来ていれや変色、ねじの緩みといった不良箇所を早期発見ますから、清掃作業は停電して行わなければなりまできる場合もあります。事故を未然に防ぐためにも、せん。お客さまご自身で実施するのは、大変危険で定期的な清掃をお奨めします。

す。必ず電気主任技術者などにご相談ください。

関東電気保安協会では、受変電設備の清掃業務を空間を設けましょう。

を設けたほうが良いでしょう。壁にぴったり近づけると放熱の妨げになり、効率が低下

庫内が詰め込み過ぎになってします。その空間、冷蔵庫の裏などに溜まったホコリは、忘れずに掃除しましょう。冷清掃作業でホコリを取り払い、機器に直接触れたいませんか？

蔵庫に食品を詰め込み過ぎると効率が低下するばかりか、食材の出し入れに時間がかかりすることなどによって、碍子（がいし）のひび割

Check

り庫内の温度が上がってしまいます。庫内も整理しましょう。

▶換気扇が油で汚れていませんか？
Check

承っております。詳しくは担当検査員またはお近くの当協会事業所にお問い合わせください。

台所の換気扇が油でベトベトになっていませんか？ 油が多く付着していると換気する能いかがでしたか。定期的なチェックと手入れは、「電気と保安」では、2022 年も 電気を正しく安力が低下して、効率が悪くなります。換気扇は長時間使用することが多いので、電気の電気用品の安全性や寿命、効率を高めることにつな

全に 使うためのポイントなどをご紹介してまいり

ムダ遣いだけでなく、モーターが過熱して火災の原因になることがあります。

がります。大掃除は普段なかなか目の届かない部分ます。また、当協会ホームページでも生活に役立つ

テレビの画面は静電気を帯びるため、ホコリがつきやすいものです。また、指紋や手垢までチェックできる良い機会です。職場やご自宅でさまざまな情報を掲載してまいります。引き続きよ

白くなってがつき、その上からホコリが付着してしまうと汚れが蓄積されてしまいます。画面は傷ぜひ取り組んでください。

ろしくお願いいたします。

いませんか？

がつきやすいので、ふき掃除は優しく。取扱説明書を読んで、推奨された洗剤や用具をCheck

使いましょう。

▶テレビの画面がホコリで

安 全 エ レ ち ゃ ん の
Ⅲ 職場の電気用品・設備の清掃●オフィスの清掃

りして、漏電につながる場合があります。
の空気漏れは、電気のムダに直結します。電源コーのテーブルタップなどがタコ足配線となっていませ

ドだけでなくホースなどもひび割れていないか確認んか？ コード類には流せる電流に制限があります。

しましょう。

この機会に確認しておきましょう。

●高圧受変電設備の清掃

厚生労働省「職場のあんぜんサイト」の「ヒヤリ・ビルや工場などの受変電設備（キュービクル等）

ハット事例」に、清掃業者の作業者がモップで事務の内部にホコリや塵が溜まると、差込みプラグ同様

所の床の水拭きを行ったところ、電源タップに水がにトラッキング現象が発生し、思わぬ事故につながかかってショートし、停電したケースが紹介されてる場合があります。

います。
「電源 OFF」「水拭き注意」を怠ると、このよう建物全体が停電し大きな損害となる可能性があるな事態が生じることがあります。ご注意ください。

ばかりか、周辺一帯を停電に巻き込む波及事故につ●作業場の清掃

ながる恐れもあります。受変電設備も清掃し、きれ

電気と保安 2021 年 11・12 月号

電気と保安

コンプレッサーの配管、ホース、バルブなどからパソコンや周辺機器の増加に伴って、デスク周り

旋盤などに、金属を削った切子などが溜まってい6

ると、モーターに入り込んだり、コードを傷つけた

いに保つことが大切です。

2021年11・12月号

問題

コンセントのプレートが破損した状態のまま使用していると、感電やショート（短絡）の危険性があります。これらの修理ができるのは、第二種〇〇〇〇〇などの国家資格を取得している人に限られています。〇に入る漢字５文字をお答えく
ヒント（4〜7ページ）
ださい。

応募方法［応募フォームのアドレス］

ハガキの場合は、

https://www.kdh.or.jp/safe/es.html①クイズの答え ②郵便番号・住所・氏名③勤務先名・勤務先住所④本誌や当協会に対するご意見・ご感想 をご記入のうえ

ぜひホームページの応募フォームからお申込みください ！

〒108-0023 東京都港区芝浦4-13-23 MS芝浦ビル7階

QRコードはこちら➡

7・8月号正解
電 源

クイズコーナーでした。

たくさんのご応募ありがとうございました。

関東電気保安協会 広報部 までお送りください。

締切期日2022年1月15日必着

発2022 年 3・4 月号に正解を発表いたします。正解者の中から抽選で100 人の方にオリジナル図書カード（500 円分）を贈呈いたします。
なお、当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。

表◎ご記入いただいたお客さまの情報は当選者へ図書カード送付の目的および寄せられたご意
見に対する回答の目的のみに使用し、他の目的には一切使用いたしません。
◎ご応募につきましては、お一人様 1 件でお願いいたします。
電気と保安 2021 年 11・12 月号

7

現場の 記 録 から
茨城事業本部 日立事業所

大川戸

良弘

密なコミュニケーション、
粘り強い観察で漏電の原因を特定

その場所を離れていただきまし

電線を通す溝、カバーの縁（フチ）本改修をすること、OA フロア内た。すると、今まで継続していも金属製です。なおかつ電線やの電線類を束ねすぎないようにた漏電警報が止まったのです。

ＬＡＮケーブルなどを束ねて納お願いして帰所しました。

「そこか！」と思い、周辺を確めていたことで、高さが増して時間はかかりましたが、お客認しました。するとデスク横のいました。このため、カバーがさまとの密なコミュニケーショ

OA フロアのカバーが、ほんの少電線に少しだけ接触していたのンと、現場の細やかな状況観察

し持ち上がっています。カバーです。そこを踏むとカバーが沈み、により、絶縁監視装置の発報原電線の被覆因の発見に繋がり、漏電によるが削れた部

火災や感電を防止することがで抗測定を行いました。しかし測

分と金属部

きました。

定値は基準内。異常は発見でき

分とが接触

◆

ませんでした。

し、漏電す

今回の事例は、絶縁監視装置

電警報を受信していました。こることを突が設置されていたことで、漏電

れ ま で 何 度 も 対 応 し ま し た が、き止めましを発見し事故を未然に防げた事すぐに警報が消えてしまうため、

た。

例です。

◆

◆

◆

数日来、あるお客さまの事業所より、絶縁監視装置からの漏電線類の原因の特定までには至っていまていない

後 日、原 因 を 探 る た め、担 当

応急処置と

お客さま、

者さまに警報発生時間と発生し

して傷つい

ぜひとも

短時間で間欠的に発生する漏た曜日などについて、細かい聞を開けて中を確認すると、電線た部分をテープ巻きにより仮補取り付け

電警報の原因探査には、手間取

き取りを行いました。その結果の被覆が削れて、傷ついている

修し、カバーを踏んでも漏電しをご検討ることが多くあります。今回は「営業社員が外回りに出る前や、箇所がありました。

ないことを確認しました。さらください。

探査器だけではなく、お客さま

帰社するころの時間帯なので、2とのコミュニケーションと、粘階の営業部の可能性が高いのでり 強 い 状 況 観 察 を 行 う こ と で、は？」との情報が得られました。

警報発報の原因を発見すること

そこでお客さまに停電許可を日を改めてその時間帯をターゲいただき、建物 2 階部分の絶縁抵

ットに待機しました。すると間ができた事例です。

事務室は旧型の OA フロアで、◆まだ絶縁監視装置を設置され束 を 解 き、せんでした。

◆にお客さまに、傷ついた電線の2 階の分電盤に探査器を設置し、もなく漏電が発生しました。
「やはり 2 階か」。お客さまにいただ
いた情報を基に、該当する営業部の事務室内を点検しましたが、異常は見つかりません。在席する社員の方からの聞き取りも「特に 異 常 は な い」と の 返 事 で す。
それでも粘り強く待機していると、再 度 漏 電 が 発 生 し ま し た。
原因を特定するチャンスです。
人の動きに注目していたとこ
ろ、あるデスク周辺に人が集まっていました。
「もしかしたら」と、
声 を か け て 集 ま っ た 皆 さ ん に、

8

電気と保安 2021 年 11・12 月号

電気と保安 2021 年 11・12 月号

9お客さまこんにちは

横浜アンパンマン
こどもミュージアム〒220-0012 横浜市西区みなとみらい6-2-9
TEL： 045-227-8855 URL： yokohama-anpanman.jp（有 料）、1F はショップ＆フード・
レストラン。地下に128 台収容の第一駐車場を備えます。
2・3Fミュージアムは現在、新型コロナ感染症予防のため日時指定
WEBチケットのみの販売。入館者を最大収容数の３〜５割に抑えています。

アンパンマンに会える！
おおきなアンパンマンに出迎えられた子どもたちは、2Fのミュージアム入口へとスロープを進みます。
足もとにアンパンマンと仲間たちの「おおきなアンパンマン」
がお出迎え。施設はバルコニーも屋根で覆った全天候型（©やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV）

おおきなアンパンマン

ジアム」は 2019 年 7月、みなとみらいの別街区から現在地に移転リ

アンパンマンと仲間たちに会える！
「ひろば」
では様々なステージを上演（上）わんぱくアイランド（右上）、
みんなのまち（右）タイル。入口の脇には広いベビーカ

な「ステージ」が上演されます。

たくさんのスイッチやレバーがー置場があり、アンパンマンと仲間

蛇腹扉を開け放てば、「屋外ひろ並ぶ「アンパンマンごう」操縦席。

たちが描かれたコインロッカーも。

ば」と一体となった広々としたス

押すとランプが灯ったり、音声が子どもたちのテンションは、さらにペースに。「屋外ひろば」の一角

出 たり。複 雑 な 仕 掛 け は なく、高まります。

にはネットで囲んだボールパーク。

電気を使う遊具は、小さな子ども

3F へ向かう虹色の階段。「もうす飛んだり跳ねたり体を動かしてたちが 安 全 に遊 べるものばかりぐアンパンマンに会える！」。この遊ぶなら「わんぱくアイランド」へ。

辺りで子どもたちの興奮はマックス。

海をイメージした青い床はクッシ「まだ言葉がままならない小さなおョンが 効 いたベッドのようで す。

子さまが『パンマーン！』と声を上ごっこ遊 び は「パンこうじょう」「横浜駅に近く、みなとみらいのミュージアムを訪れるご家族は多げる姿を見かけます」と広報担当

でパン づくり、「み ん な のまち」

入口なので、中心部にお出掛けのいそうです。

の武藤瞳さん。

のカバおくんの家でお料理。子ど際など、気軽にお立ち寄りいただ

かわいい盛りのお子さん、お孫もたちが思い思いに遊べます。

け れ ば」と武 藤さん。「ひろば」

さんの誕生日。ここで財布のひもを囲み14 の店舗が並ぶ１F。もちを緩めてみてはいかがでしょう。

安全に、思い思いの遊びが気軽に立ち寄れる１Ｆ

広報担当

武藤 瞳さん広い道路沿いに建ち並ぶオフィ

ニューアルオープンしました。前身

ミュージアムは、アンパンマン

ろんアンパンマンづくしです。横浜

スビルの先に、丸い顔、真っ赤な施設は全国 5 ヵ所あるミュージアム

と仲間たちが暮らす世界を、子どのミュージアムだけの限定グッズもコスチュームが見えました。約 4ｍの1号施設として 07年の開館。通

もの背丈サイズで再現しています。

あります。

の「おおきなアンパンマン」。

算 14 年、地域に根付き親しまれる

小高い丘の上にある「パンこうじ

大 人 気のキャラクターパンは、ない場合もあります。オープン当「見つけた瞬間、子どもが駆け施設となっています。

ょう」と、そ の 前 に 広 がる「ひ感染症対策のため、残念ながら現初の契約電力の見直しに際し、関

ろば」はイベント会場になり、様々在のところオーダー販売。アンパン

東電気保安協会さんに相談しまし聞きます。特に 2〜3 歳ごろの小マンと仲間たちのキャラクターパン

た」と設備担当者さま。当協会のさな子どもには、アンパンマン

が店頭に並ぶ日が、早く戻ってき

お手伝いで「空調負荷の適正な評は絶大な人気があります。アニてほしいものです。

価が行え、契約電力を低減するこ

出しそうになった」という話も

現施設は 2・3F がミュージアム

空調評価でコスト減も「施工の事情で、設計通りとならメを観て育った子どもたちが親ところで、館 内 の 案 内 中、武となり、2 世代にわたって愛され藤さんが「おめでとう！」と子ど親しまれる存在です。

もに声を掛けます。度々のことな

当協会はアンパンマンの生みのので尋ねると、その子の首に「お親、ジャムおじさんのように、ミュ

たんじょうび、おめでとう」と書ージアムの盛況をそっと支える存在

かれた大きなメダル。誕生祝いにになりたいと願っています。

みなとみらいで通算14年「横浜アンパンマンこどもミュー

10

です。

電気と保安 2021 年 11・12 月号

個性的な14店舗が並ぶ1Fショップ＆フード・レストラン

ここでしか買えないグッズやおいしい食べ物とができました」という言葉をいた
だきました。

電気と保安 2021 年 11・12 月号

11

特

集 2

電気火災を防ごう

図２

主な家庭電気製品の出火件数の推移

（件）
100

電気は、私たちの日常生活における必要不可欠なエネルギーとして、社会の隅々まで深く浸透しています。
その一方、電気や電気製品にかかわる火災は、東京消防庁管内で毎年1,000件以上発生しており、全火災件数に対する割合は近年大きく増加しています。
これらの火災の主な原因は、使用者による不適切な維持管理や、不注意な取扱いによるものなどがあげられます。

東京消防庁

平成３０年

71

令和２年
69

60

64

62

56

61 60

56 56

59
47
40

40

充電式電池

差込みプラグ

コードコンセント

全 火 災 件 数

電 気 火 災 件 数

全火災に対する割合
︵％︶

小

焼

焼

部 分 焼

ぼ

計

焼 損 床 面 積︵㎡︶

焼 損 表 面 積
︵㎡︶

害
額
︵千円︶

者
︵人︶

者
︵人︶

28 年

3,980

1,052

26.4

924

11

18

108

787

-

1

-

127

3,526

1,856

931,150

11

192

29 年

4,204

1,152

27.4

1,019

22

17

118

861

-

-

-

133

4,447

1,819 1,208,237

13

171

30 年

3,972

1,205

30.3

1,043

14

28

113

888

-

-

-

162

3,933

1,549 1,051,712

11

164

品の火災発生状況をみると、電品や電源コード、

元年

4,085

1,283

31.4

1,143

15

21

103

1,004

-

-

-

140

5,173

1,663 4,197,587

13

159

気ストーブが 69 件、充電式電池

コンセント、差

2年

3,693

1,163

31.5

1,057

13

15

102

927

-

-

-

106

2,767

1,646

14

159

（モバイルバッテリーなど）が 63

込みプラグなど

件、差込みプラグが 62 件、コーの点検を行うこドが 60 件、コンセントが 59 件、とが大切です。

電子レンジが 51 件などとなってまた、日常使用います（図 2 参照）。

していない器具年
別最近５年間の電気火災の状況

917,825

傷

他

舶

両

機

図１

出火要因状況

不明 43 件 4%

令和 2(2020) 年中、東京消防庁

その他 155 件 13%

身近な家庭電気製品の火災発生状況

とを防ぐため、

令和 2 年中における家庭電気製

している電気製

このようなこ

35

39
29 30

28

電気ストーブは、見た目には

は、差込みプラ

可燃物の取扱不適 10 件 1%

直火（炎）がなく安全に思えま

グをコンセント

そのうち電気設備機器などによ設置（取付）位置不適 22 件 2%

すが、暖房器具であり、高熱をから抜いておくる火災（以下「電気火災」という。）

火気の取扱不適 29 件 2%

発することに変わりありません。

よう心がけてくは 1,163 件（前年比 120 件減少）と、構造機構不良・改悪する 45 件 4%

使用に際しては、燃えやすいもださい。

全火災件数の 31.5％を占めてい設置（取付）工事方法不良 52 件 5％
取扱位置不適 60 件 5%に対する割合が増加しています

電子レンジ

蛍光灯

テーブルタップ

屋内線

23
19 21

電磁調理器

維持管理不適460 件 40%

差込みプラグ 差し刃

壁付コンセント

普段から、使用

管内では 3,693 件の火災が発生し、ます。電気火災は、年々全火災

43 41

負

の

空

や

電気火災の実態35

図３ トラッキング現象図解
死

そ

船

車

航

半

全

物

電気火災損害状況
損

電気火災件数
建

56

51

20

注 1 全火災件数は、治外法権火災及び管外からの延焼火災を除いています。
2 電気火災件数には、「放火（疑い含む）」、「火遊び」、「無意識放火」、「車両本体からの火災」を除いています。

コード

屋内線
トラッキング

写真 1 トラッキング火災（再現実験）のを離すなど、十分な注意が必取扱方法不良287 件 25%

トラッキング現象による
火災

セントに差し込んだプラグの差ントといった配線器具は、差込

令和 2 年中、東京消防庁管内で返し、やがて差し刃間に電気回要です。お休み前には電源を切り、就寝中は使用しないでください。
また、差込みプラグやコンセ

（表参照）
。

し刃間に付着した綿埃等が湿気を帯びて微小なスパークを繰り

電気火災の出火原因別
発生状況

が 287 件、「取付位置不適」が 60

ント等は、普段から点検・清掃

みプラグのトラッキング現象やは、延長コードの差込みプラグ路が形成され出火する現象を言件、「設置（取付）工事方法不良」などを適切に行うとともに、使コンセント内部の接続部の緩みや電気機器の電源プラグのトいます。（図 3・写真 1 参照）。

が 52 件などとなっており、使用用する場合は、必ず取扱説明書

による発熱、プラグをコンセン

ラッキング現象による火災が 21

トラッキング現象による火災

令和 2 年中の電気火災 1,163 件

者の取り扱いに起因する火災がなどを良く読み、正しく使用しトに差込む際に、アース線やヘ件発生（前年比 9 件減少）していは、隠れた部分で発生することほとんどです（図 1 参照）。

ましょう。

アピン等の媒体を挟み込むなどます。

から、発見が遅れて思わぬ被害の出火要因をみると、｢維持管理
不 適｣が 460 件、｢取 扱 方 法 不 良｣

12

63
50 51

電気ストーブ

表

令和元年

85

85
80

電気と保安 2021 年 11・12 月号

電 気 設 備、電 気 器 具、コ ン セの火災が発生しています。

トラッキング現象とは、コンに繋がる場合があります。

電気と保安 2021 年 11・12 月号

13特

トラッキング現象による火災

したままのプラグ等は、定期的

特に、埃や湿気の多い環境でを 防 ぐ た め、差 込 み プ ラ グ は、に点検し、乾いた布等で清掃し、使われているものや、家具等の使用時以外はコンセントから抜

発熱等の異常がある場合は、交陰に隠れているものには、注意

くようにしましょう。長時間差換しましょう。

しましょう。

出火箇所：台所

れて電磁調理器で温めている最います。その後、居住者はタオ

被害状況：建物ぼや 1 棟、中、その場を離れ別の部屋で作ルを濡らし鍋にかけて初期消火

レンジフードカバー業をしたため、油が過熱し出火しています。

等焼損したものです。

隣室の住人は自動火災報知設

別の部屋で作業をしていた居備の鳴動音が聞こえて、外に出住者は、ふと台所のほうを見る

ると焦臭かったため、屋外に避出火原因は、居住者が揚げ物とフライパンから約 40 ㎝の炎が難し携帯電話で 119 番通報をしをするためフライパンに油を入立ち上がっているのを発見してています。

この火災は、共同住宅 2 階の台

写真２
電磁調理器の焼損状況（左）フライパンを除去した状況
（右）ヒーターカバー

事例 2

テリーパック内部で短絡して出宅の固定電話で 119 番通報した

被害状況：建物ぼや 1 棟、火したものです。

のち、家族と協力して水道水に

コードに不具合が生じた時は、専門の業者に点検を依頼し、修理してから使用しましょう。
■コード短絡保護機能付分電盤を設置しましょう。

■物置きやクローゼット内の白熱電球の近くに、衣類や寝具を置かないようにしましょう。
■クリップ式の白熱電球は、傾きや緩みでずれていないか点検しましょう。
■蛍光灯の安定器は、定期的に点検や交換を行いましょう。
■直管ＬＥＤランプに交換する際は、蛍光灯照明器具との組合せが適合しているか確認しましょう。
■照明器具に衣類やタオルなどの物をのせたり、覆いかぶせたりしないようにしましょう。
■照明器具を使用した後は、スイッチを必ず切り、安全を確認しましょう。

より初期消火しています。

■使用する前に、電気製品の取扱説明書をよく読みましょう。
■使用していない電気製品の差込みプラグは、コンセントから抜いておきましょう。
■故障した場合は、自分で分解せず、専門の業者に修理を依頼しましょう。
■電熱器等の電気製品の周囲には、燃えやすいものを置かないようにしましょう。

1 台等焼損ろ、上階から大きな音がしたの

なお、出火したバッテリーパッ

この火災は、住宅の 3 階居室かで上階へ行くと、3 階寝室のベッ

クはインターネットサイトで安■長年使用していなかった電気製品は、使用する前に専門の業者に点検を依頼して、安全を確認してから使いましょう。

ドから炎が立ち上がっているの価で販売されていた非純正品の■長年使用している電気製品は、異常の有無を点検しましょう。

を発見しています。

ものであり、経済産業省から注ら出火したものです。
出火原因は、コードレス掃除機を充電していたところ、バッ火災を発見した居住者は、自
写真４
コードレス
掃除機の
焼損状況

意喚起されているものでした。

電気と保安 2021 年 11・12 月号

地震、風水害時の火災等防止対策■普段から、使用後は電気器具のスイッチを必ず切るとともに、差込みプラグをコンセントから抜く習慣

写真５
バッテリー
パックの
焼損状況

を身につけましょう。
■感震機能付住宅用分電盤を設置しましょう。

経済産業省のバッテリーパックの注意喚起は上記のQRコードをご確認ください。

14■コードを柱などにステップル止めをするのはやめましょう。
■コンセントやコードには、定格容量があります。表示されている容量を確認して使用しましょう。
■心線（コードなどの中心部にある銅線）同士をねじり合わせて、直接つなげて使用することは危険です。

電気製品全般出火箇所：居室

居住者が 1 階の居室にいたとこ■コードが、家具などの下敷きになったり、押しつけなどにより傷ついたりしないように注意しましょう。
■コードを束ねたり、ねじれたままの状態で使用したりしないようにしましょう。
■コンロの上方など、コードが加熱されるような場所での使用はやめましょう。

白熱電灯・蛍光灯
写真３
再現実験の状況（加熱開始、
約４分で発火）純正品でないバッテリーパックから出火した火災

コードレス掃除機＜＜＜＜＜＜ 電気火災を防ぐポイント ＞＞＞＞＞■差込みプラグを抜く際は、コード部分を持って引っ張らないで、プラグ本体を持つようにしましょう。
■差込みプラグは、コンセントと緩みがないか点検しましょう。

電磁調理器にヒーターカバーを敷いた状態で調理中、放置し出火した火災

所から出火したものです。

電気火災を防ごう

コンセント・プラグ・コード

令和 2 年中の電気火災事例
事例 1

集 2

■地震後、避難する前に大元（主幹）のブレーカーを切り、電気に起因する火災の発生を防止しましょう。
■断線したり、垂れ下がったりしている電線には、絶対に触れないようにしましょう。
■一度水につかった屋内配線や電気機器は、漏電など火災の原因となりますので、使用しないようにしましょう。

電気と保安 2021 年 11・12 月号

15

好奇 心

小 トラベル
いっ ぱ い！

見 どころ【信玄棒道（ぼうみち）と三分一湧水】 【吐竜（どりゅう）の滝】
落差 10ｍ、幅 15ｍ。岩間から小さな滝が幾重にもなって渓流に流れ落ちます。日本庭園のような景観は、大河ドラマ「利家とまつ」のオープニングに使われました。遊歩道が整備され気軽に散策できます。11 月中旬まで紅葉が見ごろ。新緑の時期もおすすめです。
JR 小 海 線 清 里駅からピクニッ
クバス（運行期
間 限 定）で「吐竜の滝入口」下車、徒 歩 約 25分。
中 央 道 長 坂 IC
か ら 約 20 分、駐 車 場 から 徒歩約 15 分（北杜市提供）「美しい日本の歩きたくなる道500選」に「信玄棒道から三分一湧水をたどるみち」が選ばれています。直線的に伸びる
冬の八ヶ岳。稲作地帯では夏、田んぼアートが描かれます（上）秋の瑞牆山は岩壁と紅葉のコントラストが見事（下）（© 2014HokutoCity：北杜市提供）

第ことから「棒道」。武田信玄が北信濃攻略のために築き、現存する「上の棒道」が自然散策路になっています。道中は霊場巡りに模して江戸時代に安置された石仏などが点在し、厳か

165 回

山梨県

北杜市

サントリー２番目の蒸溜所として1973 年設立。博物館が争いをなくすために造ったとされ「日本名水百選」選定です。

併設され、ウイスキーの歴史を学べます。事前予約制の見JR小海線甲斐小泉駅から徒歩約５分。中央道長坂ICから約15分

学ツアー（有料）に参加すると、製造工程や樽の貯蔵庫などがガイド付きで見学できます。敷 地 内 に は 天 然

入して現在のかたちとなりました。市域の広さは県下一、

斐駒ヶ岳（2967ｍ）。これを象徴とするエリアは、山

八ヶ岳連峰、南アルプス山脈、奥秩父連山などの山々に岳地から湧き出る水に恵まれ、上流域は渓谷美、下囲まれ、富士山も望める「山紫水明」の地です。

流域は農村風景に味わい深さがあります。豊かな水を利用した稲作が自慢。北杜市はミネラルウォータ

多彩な表情を持つ市域は、代表的な山の麓に広がる 3 エリアに分けられます。

ー生産日本一です。
南北に連なる連峰の八ヶ岳（主峰赤岳 2899ｍ）。その南麓の高原エリアは豊かな森と牧場風景、富士山や南アルプスの眺望にも恵まれる、地域を代表する観光地です。
「清泉寮」で知られる清里は、高原リゾートとして根強い人気。豊かな自然により国蝶・オ
きる「オオムラサキセンター」もあります。
ヤスリ岩」などの奇岩が見られる岩山。麓にはラジウム温泉もあります。茅ヶ岳（1704ｍ）山麓は日照時間日本一で、太陽光パネルの設置が早くから進み

電気と保安 2021 年 11・12 月号

JR 中央本線小淵沢駅から無料シャトルバス 20分（季節運行）。
中央道小淵沢 IC から約20 分。
※詳しくはホームページ（suntory.co.jp/factory/
hakushu/）参照

ました。この辺りは南アルプスの大パノラマなど絶景のビューポイントです。

どを再現し、アニメの世界に誘いま（denkei/PIXTA）

す。山梨県立フラワーセンターの管理運営を民間委託し、現在のかたちとなりました。春のチュー【清泉寮のソフトクリーム】

リップ、初夏のラベンダーなど、四季折々の花は見応えがあ

清里の代名詞とも言り「日本一長いバラの回廊」は長さ230ｍ。天然温泉が楽しめ

え る ス イ ー ツ。新 鮮 なる「クララ館」も公営施設を民活リニューアルしました。

ジャージー牛乳を使っ

JR 中央本線韮崎駅からバス約 30 分
（季節運行）、
タクシー約 20 分。
中央道韮崎 IC から約 15 分、須玉 IC からは約 10 分
開園時間：9:00〜18:00（12 月は閉園 21:00、１〜３月は同17:00）
入園料：季節変動制で 期間 に よ り 異 な り ま す 。
4〜10 月は 高校生 以上 710 円、小中学生 360 円 、11〜12 月は高校生 以上 260 円、小中学生 130 円 な ど 。
詳しくはホームページ（haiji-no-mura.com）参照

A ccess┃ 山梨県 北杜市
アクセス

鉄道の場合 ：JR新宿駅から中央本線・小淵沢駅まで約１時間50分（特急あずさ利用）、
小淵沢駅から小海線・清里駅は約30分
自動車の場合 ：八王子ICから中央自動車道・須玉ICまで
約１時間20分、小淵沢ICまで約１時間30分

ウイスキー博物館

た濃厚な味は不動の人
気 で、観 光 シ ー ズ ン は行列必至です。
400 円。清 泉 寮 は JR 小
海線清里駅からタク
シー５分

自動
車

（北杜市提供）道

瑞牆山（みずがきやま、2230ｍ）は高さ 30ｍの「大16スの少女ハイジ」

線
中央 央本
中
R
J

オムラサキ生息が日本一で、その生態を通年観察で「ハイジの村」越しに見る冠雪の甲斐駒ヶ岳。
まるで本場アルプスのよう

水のボトリング工場も。

スイスの街並みな山梨県北西部に位置し、長野県と接する北杜（ほくと）「山紫水明」3 つのエリア

ア ニ メ「ア ル プのテーマパーク。

南アルプス北端、独立峰のような山容が見事な甲【白州蒸溜所】な雰囲気を与えます。
「三分一湧水」も信玄ゆかり。農民の水【ハイジの村】

市。2004 年に4 町 3 村の合併で誕生、08 年に1 町を編（北杜市提供）

清泉寮
吐竜の滝

海線
JR小

清里駅

甲斐
小泉駅

瑞牆山

三分一湧水

小淵沢I.C.
小淵沢駅

長坂I.C.

白州蒸留所
ハイジの村

須玉I.C.

甲斐駒ヶ岳※各施設の営業状況等は、新型コロナウイルス対策などで変更となる場合があります。事前にご確認のうえでご利用ください。

韮崎駅

韮崎I.C.

（記事提供

電気新聞）

電気と保安 2021 年 11・12 月号

17

大変
役立つ

電気保安と 法 律 ミニ知識 第 78 回

電気事業法と各種手続き（26）

保護協調に関する基本事項（第2110節）

することが重要です。

第 2 編は、第1章が保護協調、第 2 章が絶縁協調と高調波対策に関する基本事項（第3110節）

保護協調があります。

電気保安に関する法律についてあらためて確認されたい方などを対象に、電気事業法と各種手続きについて解説するシリーズ。
民間規格「高圧受電設備規程」は今回（第6回）
が最終回となります。
第1編の残りと、第2編（第1章：保護協調、第2章：絶縁協調）、第3編（第1章：高調波対策、第2章：発電設備等の系統連系）
を紹介します。

自家用電気工作物で不具合が発生した場合、過電流による波及事故を防止するため、主遮断装置により安全に遮断できるようにする必要があります。主遮断

月次点検の項目に加えて、接地抵抗測定、絶縁抵抗測定、保護継電器・遮断器等の試験
4. 精密点検

第 3 編は、第1章が高調波対策、第 2 章が発電設備
等の系統連系となっています。

装置は、受電設備方式によりＣＢ形（過電流継電器と負荷に電動機が設置されている場合など、高調波発高圧遮断器の組み合わせなど）とＰＦ・Ｓ形（限流ヒュ

生機器がある場合は、経済産業省が定める「高圧又はーズ付高圧交流負荷開閉器）の 2 種類となります。

特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドラ

主遮断装置の動作特性は、電力会社（東京電力パワイン」を遵守しなければなりません。

ーグリッド、以下同じ）が所有する変電所より先に動作

高圧受電設備規程に掲載している内容は、「JEAGさせる必要があり、このような仕組みや動作を含め過9702（2018）高調波抑制対策技術指針」の掲載内容か

電流保護協調といいます。自家用電気工作物の中では、

ら一部抜粋し掲載しています。

高圧受電設備の保守・点検は、電気事業法第 42 条

長期間（2〜5 年）の周期で、電気設備を分解するな

変圧器より上位の場合は主遮断装置により遮断します

高調波抑制対策については、高調波発生機器からの規定により作成した「保安規程」
により実施する必

ど通常の年次点検では行わない作業について、点検、が、変圧器より下位にある場合は配線用遮断器によりの高調波電流を計算し、電力会社と協議する必要があ

要があります。保安規程は、自家用電気工作物の事

測定及び試験を行う。

遮断できるように選定します。

ります。

業場毎に定めるもので、作成された 2 部のうち 1 部

油入変圧器の絶縁油に対する試験、部品の交換

産業省産業保安監督部長に届出します。

5. 臨時点検
電気事故の発生、また、異常が発生したとき、原因を把握するため関係する機器等を専門的に点検する。

1. 日常巡視必要に応じて部品の交換も行う。

絶縁協調に関する基本事項（第2210節）

波発生機器が増設された場合でも協議が必要ですので、その際は電気主任技術者にご相談ください。

近年、大気が不安定になることが多く、落雷が増え発電設備等の系統連系（第3210節）ています。雷による機器の絶縁破壊を防止するため、電力会社の配電線から供給を受ける引込口には避雷器

自家用電気工作物が設置されている建物内を巡回しながら運転中の電気設備について、目視等により異常

これは新規設置時に行うものですが、設置後に高調電線接続部の増し締め、機器の内部点検、分解、調整、を自家用電気工作物の設置者が保管し、1 部を経済
一般的な保守・点検の方法は、次のようになります。

〔電気関係報告規則に基づく事故報告〕を設置します。

自家用電気工作物に発電設備等を設置し、系統連

設置者は、電気関係報告規則第 3 条第 1 項により電気設備の技術基準第 49 条では「雷電圧による電系を行う場合は、電気設備の技術基準の解釈第 220▶日常巡視にあたっては、警備員などにも協力を

経済産業省産業保安監督部長に報告しなければなり路に施設する電気設備の損壊を防止できるよう、当該条から第 232 条まで「第 8 章 分散型電源の系統連系設得ることで、異常の兆候を早期に発見できる場ません。報告は事故の発生を知った時から 24 時間以

電路中には避雷器の施設その他の適切な措置を講じな備」として規定されており、これを遵守する必要があり合がありますので、速やかに主任技術者へ連絡

内（電子メール・電話等）、詳報を事故の発生を知っければならない」（一部省略して掲載）とされており、具ます。

できる体制作りが必要です。

た時から 30 日以内に提出する必要があります。

体的には、解釈第 37 条により「高圧及び特別高圧の高圧受電設備規程に掲載している内容は、「JEAC

また、4 月 1 日以前は報告対象外となっていた小

電路中、次の各号に掲げる箇所又はこれに近接する箇

9701（2019）系統連系規程」の掲載内容から一部抜粋

出力発電設備（①太陽電池発電設備 10kW 以上 50kW

所には、避雷器を施設すること」と規定されています。

し掲載しています。

設備に対し、目視等により異常の有無を確認する。

未満②風力発電設備 20kW 未満）についても義務化さ

また、第三号では「高圧架空電線路から電気の供給

3. 定期点検れましたので、ご注意ください。

の有無を確認する。

2. 日常点検短期間（1週間から1 ヵ月）の周期で、運転中の電気

長期間（1 ヵ月から 1 年）の周期で、電気設備を停を受ける受電電力が 500kW 以上の需要家の引込口」とされており、GR 付 PAS 内に避雷器を設置するか、自止し、点検、測定及び試験を行う。

保安の記録については、記載内容を把握するとと

家用電気工作物内に避雷器を設置するか選択すること①月次点検（通電状態で行う）

もに保存しなければなりません。過去と現在の記録になります。雷 対 策としては、避 雷 器 内 蔵の GR 付を対比することで機器劣化の兆候が把握できる場合

PASを設置することが望ましいものとなります。

外観点検、目視可能な範囲で設備状況を確認
点検、電圧・電流・漏えい電流の測定②年次点検（停電させて行う）

18

で、設備容量には関係なく避雷器を適切な箇所に設置なっています。保護協調には、過電流保護協調と地絡─民間規格「高圧受電設備規程」⑥ ─

保守・点検に関する基本事項（第1310節）

合は絶縁破壊による波及事故に至ることがありますの

電気と保安 2021 年 11・12 月号

があります。紛失することがないよう保存してください。

電気設備の技術基準では「500kW 以上」となります
が、自家用電気工作物が落雷により被害を受けた場

資料

高圧受電設備規程の巻末には、本文規定内容に関連する「資料」が添付されています。
この資料をお読みいただくことで、規程の趣旨をご理解いただけるものとなっています。
（記事提供：日本電気協会技術部）

電気と保安 2021 年 11・12 月号

19NEWSCLIP
建築物省エネ法改正へ検討入り。
住宅、小規模も対象に／国交省

ニュース
クリップ

たり開催。住宅・建築物の省エネ対策の進め方を示
現行の建築物省エネ法は、大規模（2000 ㎡以上）

住宅・建築物分野の省エネ対策強化に乗り出します。

と中規模（300 ㎡以上 2000 ㎡未満）の建築物に省エ

国土交通省は「建築物省エネ法」改正に向けて社会

ネ基準への適合義務を課していますが、小規模建築

資本整備審議会で検討入りし、同法に基づく省エネ

物（300 ㎡未満）や住宅は対象外でした。3 省合同検基準適合の義務化対象に、住宅と小規模建築物を追討会では、省エネ基準への適合義務化の対象に、25加します。現行法では、大規模・中規模の建築物の年度から住宅と小規模建築物を追加すると提示しまみを義務化していますが、規制の網を広げることでした。この措置により、全ての住宅・建築物が義務

省エネの深掘りにつなげます。22 年の通常国会に改化の対象となります。
大・中規模建築物の省エネ基準も段階的に引き上

建築物の省エネ対策等のあり方検討会」を６回にわ

模は 26 年度を目指しています。

窓ガラス代わりに太陽光パネル。
実証実験を開始／ＥＮＥＯＳ、日本板硝子など

度の透明度を維持しています。高層ビルにも導入で「現在契約している動力の基本料金を見直して電力の容量を見直すことで、電気の基本料金が安

気料金を安くするための装置を取り付けるよう○くなります。そこで、現在使用している低圧動力○保安協会から委託されている○○○○協会との容量を測定するためにお伺いします」

きるため、広大な用地の確保が不要になります。平「○○保安協会から分離して生まれた約款が変更になりましたので、分電盤○○○○協会ですが、電気料金を安窓の方向や室温などの条件が同じ 2 棟の建造物で所に設置。日本の日照、気候条件下での発電量や窓実験します。発電性能のほか、パネルの有無で省エとしての 遮 熱・耐 熱 性 能を1年かけて 検 証します。

ネルギー性能が 変わるか検証します。実証 実 験はに装置を取り付けると電気料金が安くなり数年後をめどに事業化し、オフィスビルなどへ展開すENEOS が主導し、日本板硝子はユビキタスエナジー

ます。それを確認しますので、電力会社の検針票・る考えです。

との共同開発の知見や、実証施設を提供します。

請求書を用意してください」

実証実験で使用するパネルは、一般的な窓と同程

各ご家庭を訪問（※）し、電気設備の安全点検を行っておりますが、その際に上記の行為は行っておりません。

)※一部地域を除く

電線の盗難 事例

お客さまより、工場内の一部の電気が使用でき

お客さまより太陽電池発電所が発電していない

ないとの事で対応要請があったため、協会職員と連絡を受け急行したところ、集電箱のパネルが確認したところ、キュービクルから引き出され側ケーブルが切断されなくなっていた。

●
事
●
例

電気と保安 2021 年 11・12 月号

量の測定に伺います」

2

省エネルギーセンター（一財）省エネルギーセンターは、2022 年1月26日（水）〜28日（金）に東京ビッグサイトで ENEX2022 第 46 回地球環境とエネルギーの調和展を開催します。わが国における2050 年に向けた脱炭素化の推進には、エネルギーの一層の効率利用による消費削減や再エネリソースの有効活用、そしてこれらを電力やエネルギーネットワー
クのデジタル化、分散化技術によってマネジメントすることが求められています。
今回はわが国最大級のエネルギー総合展である「ENEX2022」と、分散エネルギーと地域マイクログリッドの「DER・Microgrid Japan 2022」、そして「第16 回再生
可能エネルギー世界展示会＆フォーラム」の開催を通じ、カーボンニュートラルの実
現を目指し『脱炭素・エネルギー総合展』として開催いたします。
開催期間中は、2021年度省エネ大賞表彰式および受賞者による事例発表会のほか、基調講演や最先端の省エネ技術を紹介する主催者セミナーが併催されます。また、ENEX 公式サイト上では 2021年11月26日（金）〜2022 年 2 月28日（月）までオ
ンライン展が開催されます。

(

くすることができますので、お宅の電気使用

当協会では、東京電力パワーグリッド株式会社（電線路維持運用者）からの委託を受け、4 年に 1 回、

●
事
●
例

1月に開催

電気新聞）

1

カーボンニュートラル
実現に向けて

（記事提供

●
事
●
例

「○○○○協会ですが、200V の料金

ナジー社が開発したパネルを日本板硝子の千葉事業

4

●
事
●
例

を生み出せる可能性があります。

いいます。現在の電気料金が知りたいので検針票・請求書を用意してください」

置きの太陽光発電と比べ、狭い敷地から多くの電力3用する実証実験を開始しました。米・ユビキタスエ「○○○○協会ですが、現在ご契約中の低圧電

●
事
●
例

性能指標）を 0.8 程度とし、大規模は 24 年度、中規「関東電気保安協会」と類似した名称を名乗るところからの電力調査に関する事例

2

環境、経済産業の 3 省は「脱炭素社会に向けた住宅・当協会の調査員がお客さまに対し、電気製品などの販売や金銭を請求することは一切ありません。
なお、調査員は調査員証を常時携帯しております！

●
事
●
例

げます。1次エネルギー消費量を示すＢＥＩ（省エネ

当協会の調査員を装って訪問または電話勧誘し、調査手数料を請求したり、
不具合箇所の修理として工事代金を請求するなどの事件が発生しています。

1

住宅・建築物の省エネ対策を強化するため、国交、

ENEOS は、建物の窓に透明な太陽光パネルを使

当協会をかたる不審なセールス電話や訪問販売、電線の盗難が多発しています

すロードマップを含めた施策を公表しました。

2050 年カーボンニュートラル実現に向け、政府は正法案を提出、25 年度の施行を目指します。

20

nfo rm at io n インフォメーションている低圧動力幹線が切断され盗難されていたため停電していた。

(

電線の盗難が多く報告されています。十分にご注意ください。

)
電気と保安 2021 年 11・12 月号

21

エ

高濃度ＰＣＢ廃棄物の処分期限が迫っています！
1972 年以前に製造された変圧器やコンデンサー等にＰＣＢ廃棄物の処分期間は、今年度末までとなっておは、高濃度の PCB が使用されたものがあり、これらはり、高濃度ＰＣＢ廃棄物の処分を失念すると処分する

法令の定める期限までに、高濃度 PCB 廃棄物として処ことができなくなるだけでなく、毒性のある高濃度ＰＣ

分業者へ廃棄処分の委託契約をする必要があります。

Ｂが含まれた廃棄物を自らの管理で継続して保管する

ところが処分期間が終了した北九州エリアで、高濃度ことになります。

ＰＣＢ廃棄物が見つかるケースが散見されています。
関東地区における変圧器・コンデンサー等の高濃度

レ

ち

ゃ

ん

６

コ

マ

電

気

安

全

電気設備の更新
1

4

2

5

3

6

環境大臣等からの改善命令や罰則の対象とならない
いよう、再度確認のうえ期限内の処理をお願いします。

環境省ホームページより……ポリ塩化ビフェニル (PCB) 早期処理

情報サイト……掘り起こし調査等における高濃度 PCB

廃棄物・機器の発見事例 ( 上記サイト内より)……計画的処理完了期限後に発見された継続保管事例 ( 同上 )http://pcb-soukishori.env.go.jp/
http://pcb-soukishori.env.go.jp/about/pdf/discovery̲case.pdf
http://pcb-soukishori.env.go.jp/about/pdf/storage̲case.pdf

高濃度PCB廃棄物の処分期間（2021年4月版）
出典：環境省、経済産業省パンフレットより抜粋

安定器及び汚染物等

北海道（室蘭）・東京事業エリア
令和５年3月31日まで

変圧器・コンデンサー等

安定器及び汚染物等

北海道（室蘭）事業エリア

北九州・大阪・豊田事業エリア
令和３年3月31日まで（処分期間終了）

令和4年3月31日まで

変圧器・コンデンサー等

東京事業エリア

令和４年3月31日まで
変圧器・コンデンサー等

豊田事業エリア

令和4年3月31日まで
変圧器・コンデンサー等

北九州事業エリア

平成３０年3月31日まで（処分期間終了）

22

電気と保安 2021 年 11・12 月号

変圧器・コンデンサー等

大阪事業エリア

令和３年3月31日まで（処分期間終了）

電気設備の更新
電気設備は気付かないうちに老朽化していきます。
経年劣化による突然の停電は業務などに大きく影響を及ぼすだけでなく、波及事故へと範囲が広がれば、地域に多大な影響を与えます。
劣化は、点検・測定・試験では判断できない場合があり、点検で異常が無くても設置環境の変化によっては急激に進行することもありますので、定期的に設備を更新することが必要です。
電気設備の経過年数や更新目安などでご不明な点やご相談がありましたら、担当検査員またはお近くの当協会事業所までお問い合わせください。
※1 地絡継電装置付高圧気中負荷開閉器※2 無停電年次点検を適用しているお客さまについては、更新時期が異なります。
※3 高圧交流負荷開閉器

電気と保安 2021 年 11・12 月号

232021年 ・ 月号
1112

2021年︵令和568年︶ 月1日発行︵奇数月1日発行︶311

発行所 関東電気保安協会 〒108

MS芝浦ビル7階

当協会の許可なくして複製・転載することはご遠慮下さい︒

関東電気保安協会https://www.jewa.or.jp/0023 東京都港区芝浦4
━

━

━

23

13

https://www.kdh.or.jp/

この用紙は再生紙を使用しています。