窓の性能とJIS基準について耐風圧性

強風など内外からの力に対してどの程度耐えられるかを示す性能
JIS A 4706-2000（サッシ）ではサッシの耐風圧性能について表１の等級と判定基準を定め、JIS A 1515-1998 (建具の耐風圧性試験方法)に従い試験し、判定基準に適合しなければならないと定められています。サッシに要求される耐風圧強度はサッシの地上高による予想速度圧、建物の形状による風力係数、地域別軽減係数、建物の立地条件等により求められます。

〈表1〉
性能項目

等級との対応値

JIS等級

性能●加圧中破壊のないこと。
●スライディングは、召合せ框、突合せ框、召合せ中骨の最大変位が、各々の部材に平行する方向の内1のり寸法の 70 以下であること。
最大加圧圧力

耐風圧性

S-1

800Pa

S-2

1,200Pa●スイングは、枠、無目、方立など、戸の周辺に接する部材において最大相対変位が15㎜以下であること。
1
なお、両開きなどの召合せ框は、最大変位がその部材に平行する方向の内のり寸法の 70 以下であること。

S-31,600Pa●無目・方立がある場合は、そのたわみ率が 100 以下であること。

S-42,000Pa●6.8㎜以上のガラスを使用する場合は、更に、各々の部材のたわみ率が次の表の規定に適合すること。

S-52,400Pa

部材名

S-62,800Pa

中桟および中骨

S-73,600Pa

1

召合せ框
突合せ框
召合せ中骨

たわみ率
1以下
150

中桟あり
中骨

185

中桟なし
中骨1以下
100以下

●除圧後、開閉に異常がなく、使用上支障がないこと。

使用ガラス選定について●住宅サッシに使用するガラスは、要求される風圧に耐えうる許容最大寸法内に種類や厚さなどを選定してください。
例えば、耐風圧1200Paでは、フロート3㎜の場合1.31㎡以下、フロート5㎜の場合2.81㎡以下、複層ガラス3＋3㎜の場合1.97㎡以下となります。
なお、
詳細については板ガラスメーカーカタログをご参照ください。
●ガラス切断寸法が小さい場合、のみ込み寸法が不足し、風圧による部材の変形でガラスが外れる危険性がありますので、サッシメーカーカタ
ログ記載のガラス切断寸法を遵守願います。
●住宅に使用する窓は、取付く高さを考慮して充分な性能のものを選定してください。

水密性

屋内への雨水浸入をどの程度防げるかを示す性能
JIS A 4706-2000（サッシ）ではサッシの水密性について表2の等級を定めています。JIS A 1517-1996 (建具の水密性試験方法)に従い毎分4 ／㎡（時間あたり降雨量240㎜に相当）の水量をサッシ全面に均等に噴霧しながら、サッシ内外に圧力差（表2に示す等級毎の値を中央値とした脈動圧）を与え、10分間継続し下記の状況が発生しないことと定められています。
●枠外への流れ出し●枠外への吹出し

水の重力
風圧力●枠外へのしぶき●枠外へのあふれ出し
雨水

〈表2〉
JIS等級
W-1
W-2
W-3
W-4
W-5

必要等級の目安圧力差
100Pa
150Pa
250Pa
350Pa
500Pa

（参考）風速換算値
風速は 9〜15m／sに該当します。
風速は11〜19m／sに該当します。
風速は14〜24m／sに該当します。
風速は16〜29m／sに該当します。
風速は20〜35m／sに該当します。
※WはWaterの頭文字です。

水密性能の JIS 等級

Ｗ-1

Ｗ-2

Ｗ-3

Ｗ-4

Ｗ-5

市街地住宅
選択の目安

郊外住宅
低層ビル
中高層ビル

※上表は一般的な地域における目安です。建物の立地条件、使用条件等によって異なります。

001

気密性

サッシのすき間からどの程度の空気の出入りがあるかを示す性能
JIS A 4706-2000（サッシ）ではサッシの気密性能について表3の等級を定めています。JIS A 1516-1998 (建具の気密性試験方法)に従い試験し、該当する等級について、通気量が図1に規定する気密性等級線を上回らないことと定められています。
気密性の良否は室内の冷暖房効率、遮音その他に大きく影響します。気密等級
は A -1、A - 2、A - 3、A - 4 の順で気密性が高くなります。
一方、気密と逆に換気不十分による問題も生じることがあります。新鮮な外気を取り入れるサッシ組込み可能な換気框商品も用意しています。

〈図1〉

気密等級線

１,０００５００３００A-1

等級

１２０線

級

１００

1 冷暖房における熱負荷が少ない。

A

省エネルギーにつながる気

５０

静けさにつながる量ｑ

３０2 内・外部騒音における遮音性が良くなる。
3 外部からの塵埃、粉雪の吹込みが少ない。

快適な環境につながる（m / h・m ）
3〈表3〉

等-2

通

気密性が良いと

2A-3

等級

線

１０８

JIS等級

等級との対応値

選択の目安

A -1

A - 1等級線

通気を必要とする特殊部位

A-2A - 2 等級線

A-3A - 3 等級線

A-4A - 4 等級線

線

５A等
-4級線

３一一
般建築用

２

防音、断熱、防塵建築用

１
１０３０５０１００

圧力差 Ｐ
（Ｐａ）

断熱性

屋内の熱移動をどれくらい抑えることができるかを示す性能
JIS Ａ 4706-2000（サッシ）では、サッシの断熱性能について表4の等級を定めています。JIS Ａ 4710-1996(建具の断熱性試験方法)に従い試験し、該当する等級について対応する熱貫流抵抗値に適合することと定められています。
断熱サッシの選択の目安として、JIS等級の他に新省エネ基準、次世代省エネ基準等があり、表示方法が違っていますが、一応の目安となるように表4のような近似したグループに分けることができます。

〈表4〉
JIS等級

等級との対応値

その他の基準熱貫流抵抗値( R )※1

参考 省エネルギー基準対応値（U値）（熱貫流率）-

0.154m2・K/W以上

6.51W/ m2・K（5.6kcal/ｍ2・h・℃ )以下

H-1

0.215m2・K/W以上

4.65W/ m2・K（4.0kcal/ｍ2・h・℃ )以下

H-2

0.246m2・K/W以上

4.07W/ m2・K（3.5kcal/ｍ2・h・℃ )以下

H-3

0.287m2・K/W以上

3.49W/ m2・K（3.0kcal/ｍ2・h・℃ )以下

H-4

0.344m2・K/W以上

2.91W/ m2・K（2.5kcal/ｍ2・h・℃ )以下

H-5

0.430m2・K/W以上

2.33W/ m2・K（2.0kcal/ｍ2・h・℃ )以下

地域区分
新省エネ基準次世代省エネ基準（平成4年基準） （平成11年基準）
Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ地域

Ⅵ地域

Ⅲ地域

Ⅳ・Ⅴ地域

Ⅱ地域

Ⅲ地域

Ⅰ地域

Ⅰ・Ⅱ地域

※1. 熱貫流抵抗値( R )はK値（kcal/ｍ ・h・℃）の逆数に係数0.86を乗じた値。R=1/K値×0.86
2002

遮音性

屋内・外への音の出入りをどの程度遮ることができるかを示す性能
JIS A 4706-2000（サッシ）ではサッシの遮音性能について表5の等級を定めています。JIS A 1416-2000 (実験室における建築部材の空気音遮断性能の測定方法)に従い試験し、図2の遮音等級線を用いて下記判定基準の（1）又は（2）のいずれかに適合する場合、その等級線で表される等級と定められています。

●判定基準（1）測定値（16点）がすべて該当する遮音等級線を上回ること。
なお、測定値は整数位まで求めることとし、各周波数帯域で該当する遮音等級線を下回る測定値の合計が3dB以下の場合は、その遮音等級とします。
（2）全周波数帯域において次の式によって測定値を換算し、その換算値（6点）が該当する遮音等級線を上回ること。
1ＴＬｏｃｔ = ー１０lｏｇ[ ３（１０ＴＬ ー１１０+１０ＴＬ１０+１０ＴＬ ＋１１０）]

ここに、TLoct : オクターブ帯域の音響透過損失換算値
TLi : 13 オクターブ帯域の125、250、500、1,000、2,000、4,000Hzの各測定値
TLi-1、TLi+1 : TLi前後 13 オクターブ帯域の各測定値
ただし、125Hzは160Hzと、4,000Hzは3,150Hzと各々2つの測定値によって換算します。
なお、換算値は整数位まで求めることとし、各周波数帯域で該当する遮音等級線を下回る値の合計が3dB以下の場合は、その遮音等級とします。

〈図2〉 遮音等級線

〈表 5〉

５０

遮音性

性能項目

等級

T-1

T-2

T-3

T-4

対応値
（遮音等級線）

T-1 等級線

T-2 等級線

T-3 等級線

T-4 等級線

４０

T-4等級線
T-3等級線
音 ３０響透過損
失 ２０︵ｄＢ︶

T-2等級線
T-1等級線

１００
１２５２５０

５００

１,０００

２,０００

４,０００

周波数（Ｈｚ）

騒音レベルと騒音環境
騒音レベルｄＢ
（Ａ）
騒音環境

３０４０

５０

６０

７０

８０９０

郊外深夜

静かな公園

静かな事務室デパートの中街頭騒音

街頭雑踏、交差点

新幹線、飛行場周辺

静 か

日常生活で望ましい範囲

うるさい

５５ｄＢ
（Ａ）

きわめてうるさい

T-1

８０ｄＢ
（Ａ）

選択の目安
５０ｄＢ
（Ａ）

T-2003

音環境（外壁開口部）の住宅型式性能認定について
住宅型式性能認定は、住宅の品質確保の促進等に関する法律 に基づく性能表示を行う場合に、性能評価時の手続きを円滑に進めることを目的として、一般社団法人 日本サッシ協会が申請し、一般財団法人 ベター
リビングにおける審査を経て、同財団より平成15年3月31日付で認定されたものです。
住宅型式認定に該当する仕様の製品は、試験成績書による性能証明が不要ですので、申請図書の作成や設計図書の審査が効率的に進みます。
外壁開口部の音環境性能は、等級3と等級2に分かれており、等級3に該当する型式認定件数が3件、等級2に該当する型式認定件数が8件となっています。
各メーカーの具体的な適合商品については

一般社団法人 日本サッシ協会
サッシ・ドア性能情報データベース
http://www.jsma.or.jp/Top/EﬃciencyDatabase/tabid/185/Default.aspx

をご覧ください。

■音環境の住宅型式性能認定一覧
性能等級

認定番号

対象製品
二重サッシ
引き系（二重構造の引戸を含む）

T260301B000001号

材質（基本構造）
アルミ 断熱構造※ ガラス種類●●

戸1枚の最大寸法

ガラスの仕様ガラス厚

単板＋単板
単板＋複層 （構成する単板ガラスは公称3㎜以上）
複層＋複層

幅 1,400㎜以内
高さ 2,400㎜以内

一重サッシ
断熱構造の引き系、上げ下げ●複層（一方が公称3㎜以上、他方が公称6㎜以上）＊同じ厚さの単板ガラスで構成されたものを除く＊中空層は6㎜以上16㎜以下の1層とする

幅 1,400㎜以内
高さ 2,400㎜以内

T260301B000003号

一重サッシ
断熱構造の開き系●

複層（一方が公称3㎜以上、他方が公称5㎜以上）＊同じ厚さの単板ガラスで構成されたものを除く＊中空層は6㎜以上16㎜以下の1層とする

幅 1,400㎜以内
高さ 2,400㎜以内

T260201B000004号

一重サッシ
断熱構造の引き系、開き系、上げ下げ、オーニング、上げ下げ内蔵ドア●

複層（一方が公称3㎜以上、他方が公称3㎜以上）＊中空層は6㎜以上16㎜以下の1層とする

幅 1,400㎜以内
高さ 2,400㎜以内

T260201B000005号

一重サッシ
アルミ製の引き系、上げ下げ、オーニング●

複層（一方が公称3㎜以上、他方が公称4㎜以上）＊同じ厚さの単板ガラスで構成されたものを除く＊中空層は6㎜以上16㎜以下の1層とする

幅 1,400㎜以内
高さ 2,400㎜以内

T260201B000006号

一重サッシ
アルミ製の開き系●

複層（一方が公称3㎜以上、他方が公称3㎜以上）＊中空層は6㎜以上16㎜以下の1層とする

幅 1,400㎜以内
高さ 2,400㎜以内

T260201B000007号

一重サッシ
アルミ製の引き系、開き系
単板ガラス併用の上げ下げ、オーニング●

単板（公称5㎜以上）

幅 1,400㎜以内
高さ 2,400㎜以内

複層（一方が公称3㎜以上、他方が公称3㎜以上）＊中空層は6㎜以上16㎜以下の1層とする

幅 1,400㎜以内
高さ 2,400㎜以内

複層（一方が公称3㎜以上、他方が公称3㎜以上）＊中空層は6㎜以上16㎜以下の1層とする

幅 1,400㎜以内
高さ 1,500㎜以内

T260301B000002号

等級3

等級2
T260201B000008号

フラッシュ構造の戸を有するドアセット（引戸を含む）T260201B000009号

断 熱 構 造 の 出 窓（ 屋 根および底部を含むユニット式のもの）

T260201B000010号

アルミ製の出窓（屋根および底部を含むユニット式のもの）●

複層（一方が公称3㎜以上、他方が公称5㎜以上）＊同じ厚さの単板ガラスで構成されたものを除く＊中空層は6㎜以上16㎜以下の1層とする

幅 1,400㎜以内
高さ 1,500㎜以内

T260201B000011号

アルミ製の出窓（屋根および底部を含むユニット式のもの）
・単板ガラス併用●

単板（公称5㎜以上）

幅 1,400㎜以内
高さ 1,500㎜以内●■引き系：片引き、両袖片引き、引違い（2枚建・3枚建・4枚建）、一本引き、引分け……窓および引戸■開き系：FIX、たてすべり出し、両たてすべり出し、外開き（開き・両開き）、すべり出し、内倒し・内開き、突出し、外倒し、内倒し……窓および四周框付ガラスドア■住宅性能表示一覧
等級区分

要求性能
A 4706（4702）に規定するT-2等級以上のもの。

等級3またはA 4706（4702）に規定する試験方法により、1/3オクターブで100Hzから2,500Hzにおける測定値の平均が25dB以上のもの。
A 4706（4702）に規定するT-1等級のもの。

等級2またはA 4706（4702）に規定する試験方法により、1/3オクターブで100Hzから2,500Hzにおける測定値の平均が20dB以上のもの。

004