R○

私たちは工業計器の理想として 廃形（はいがた） しません。
■ 電子パーツが廃止になった場合などでも、設計変更で対応いたします。
ただし、代替の電子パーツを入手できない、あるいはリピートオーダが見込めない場合などは廃形にすることがあります。
詳しくはホットラインまでお問合せください。

お約束納期達成率 99.99％
主力商品の標準納期は 4 日です。
■ 主力商品は『標準納期 4 日』、それ以外の商品でもすぐに納期をお答えできるシステムを整えております。さらに、お約束した納期は 99.99% お守りしている実績があります。

つのポリシー 特殊仕様による追加費用 0 円■ 緊急の場合は「変換器の急給センター」で対応いたします。
日数は土日を除いた実稼働日です。台数が多い場合はご相談ください。

と標準化

NC-2360

1刷発行

500427

積層形表示灯、インテリジェントタワー
R○

920MHz 帯特定小電力無線積層形表示灯から
無線 LAN 機能付や経済的でコンパクトな表示灯まで揃います。
■ 無線 LAN ターミナルとして設備や装置の稼働状況や測定値が送受信できます！
■ Modbus/TCP 対応機器を接続して、無線 LAN 経由でデータをロギングできます！
■ アクセスポイント機能付、IEEE802.11a/b/g/n 準拠、2.4GHz 帯、5GHz 帯、MIMO 方式

ただし、特定作業費、パーツ購入費など別途費用が発生する場合があります。

無料化

改11

■ オープンネットワークに繋いで PLC での一括制御ができます！

■ 特殊仕様追加料金は無料です。

■ 特殊仕様の（旧社名：株式会社エム･システム技研）

2024 - 01■ 920MHz 帯特定小電力無線表示灯を発売しました！

「特殊仕様品」を製作するための追加料金はいただきません。

当社はいつもお客様第一主義

積層形表示灯 パトレイバー

廃形（はいがた）しません

株式会社エムジー

2×2 対応の無線 LAN 表示灯（形式：IT□SW4）もラインアップ。

を進めて参ります。

● 920MHz 帯特定小電力無線表示灯

救済ワイド補償サービス 3 年
破損・故障などの不測のトラブルを 3 年にわたって無料で救済補償いたします。
■「救済ワイド補償サービス」は、製品の「一般保証」の対象外となる破損・故障の場合でもサポートするサービスです。

IT□SW5（親機）/IT□SW6（子機）シリーズ
スリープ動作型 IT□SW7（親機）シリーズ● 無線 LAN 表示灯
IT□SW1/IT□SW2/IT□SW4 シリーズ、IT60W1

６-- 7 ページ６

2 - 4 ページ
920MHz帯マルチホップ無線機器

救済例）電源誤投入、落下、水没、修理、動作チェック■ 製品の保証期間は安心の 3 年間長期保証です。
詳しくはご注文に際してをご覧ください。

設定出荷サービス設定費用 0 円
工場出荷時の設定にかかる費用はすべて無料です。
■ ご使用に際して設定が必要な製品については、ご発注時にお客様からご依頼があった場合、設定作業を無償で実施のうえ出荷いたします。
ただし、エンジニアリングを必要とするもの（MsysNet ® 製品、シングルループコントローラ、SCADALINX® など）は対象外とさせていただきます。また設定はご注文時に伺った仕様で、工場出荷時の 1 回のみとさせていただきます。
詳しくはホットラインまでお問合せください。

● リモート I/O 表示灯
IT□SRE/IT□SRC シリーズ、IT60RE/IT60RC

5 ページ● 接点入力表示灯
IT□SA1 シリーズ、IT60A1●記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
●ご注文・ご使用に際しては、最新の「仕様書」および下記 URL より「ご注文に際して」を必ずご確認ください。
www.mgco.jp/info̲order/index.html●本製品のうち、外国為替および外国貿易法に定める輸出許可、承認対象貨物（又は技術）に該当するものの輸出（又は非居住者に提供）にあたっては、同法に基づく輸出許可、承認（又は役務取引許可）が必要になります。

株式会社エムジー

このマークは、RoHS 指令で制限されている特定有害物質（10 物質）
が規制値以下の製品であることを示しています。

8 ページ● 接点入力表示灯（ ポール取付専用 ）IT□SA3 シリーズ

● 接点入力表示
接点入力表示灯（ 直取付タイプ ）IT□SA2 シリーズ

9 -10
10 ページ代理店（旧社名：株式会社エム･システム技研）

当社製品のご注文や価格につきましては、下記までご連絡ください。
ホットライン

0120-18-6321

E-mailhotline@mgco.jp

Webサイトwww.mgco.jp

カスタマセンター
TEL

06-7525-8800

FAX

06-7525-8810

はい がた

拠点一覧はこちら

www.mgco.jp/cover/kaisha10.html

Make Greener automation

廃形しません！
！

電子パーツが廃止になった場合などでも、設計変更で対応いたします。
ただし、代替の電子パーツを入手できない、あるいはリピートオーダが見込めない場合などは廃形にすることがあります。

特定小電力無線表示灯■ 共通仕様IT□SW5/ IT□SW6 シリーズ
■ 積層形表示灯に 920MHz 帯の特定小電力無線局を実装しました！
■ 920MHz 帯の特定小電力無線は、RS-485 透過タイプで Modbus-RTU プロトコルの通信が行えます。
■ ゲートウェイ機能により、920MHz 帯の特定小電力無線の Modbus-RTU（RS-485）と Ethernet のModbus/TCP（Ethernet
Ethernet）のプロトコルを変換しま）のプロトコルを変換します（IT□SW5）のプロトコルを変換しま
SW5）。
Modbus/TCP（Ethernet）のプロトコルを変換します（IT□SW5）

価格はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
最新価格はWeb
サイトでご確認ください。

バス形マルチドロップ

RTU（Binary）

通信規格

TIA／EIA-485-A準拠

Port番号502

通信方式

半二重非同期式無手順

IPアドレス

192.168.0.1（工場出荷時設定値）ブラウザにて変更できます

伝送距離500m以下

伝送ケーブル

シールド付より対線（CPEV-S 0.9φ）

データ■ Ethernet通信仕様
IEEE 802.3u

状態表示ランプ

SD、RD

伝送種類

10BASE-T／100BASE-TX

接続台数

31台

伝送速度

10／100Mbps（Auto Negotiation機能付）

通信設定

コンフィギュレータソフトウェア（形式：ITCFG）により設定

伝送ケーブル

10BASE-T（STPケーブル カテゴリ5）、100BASE-TX（STPケーブル カテゴリ5e）

セグメント最大長100m

Ethernet表示ランプ

Link、Link100

通信規格

IT40SW6

IT50SW5

小形、直径40mm
1〜5段ランプ

IT50SW6

IT60SW5

小形、直径50mm
1〜5段ランプ

IT60SW6

小形、直径60mm
0〜5段ランプ

IT40SW5
114,000円〜

IT50SW5
114,000円〜

IT60SW5
114,000円〜

Modbus-RTU 透過型

IT40SW6
108,000 円〜

IT50SW6
108,000円〜

IT60SW6
108,000円〜

子機

・仕様により加算価格があります。詳しくは、仕様書をご覧ください。

機器仕様

システム構成例

スレーブと通信します。
子機

特定小電力無線表示灯
IT□SW6
スレーブ
機器
LAN
ケーブル

Modbus/TCP
供給電源

PC/
Modbus
マスタ

マルチホップ無線とは？
うにデータを伝送する通信方式です。マルチホップ無線機器くにまるでは、1台

UL1007 AWG22
有線通信：コネクタ形スプリング式端子台
無線通信：SMA型同軸コネクタ
保守メンテナンス：miniUSB typeBメスコネクタ

ランプの点滅周期、ブザー音の断続周期、ブザー音の音圧レベル、
通信断時出力設定、IPアドレスリセットなど

ランプの点滅周期、ブザー音の断続周期、ブザー音の音圧レベル、通信断時出力設定など

赤、黄、緑、青、白色LED

点灯／点滅（周期：約2Hz、約10Hz）

Power、Runで状態表示
周波数

ブザー

ランプ入力（1 〜 5）、ブザー入力（1、2）、ランプ点滅入力

通信規格

IEEE 802.15.４g ／ ARIB STD-T108

接点入力

無電圧スイッチ、オープンコレクタ NPN

周波数920MHz 帯（922.3〜928.1MHz）

入力抵抗

約 4.4kΩ

最大送信出力20mW

コモン

マイナスコモン NPN

帯域幅

400kHz

変調方式

GFSK

伝送レート

最大 100kbps

チャネル

33、34〜60、61ch

セキュリティ

128bit AES

状態表示ランプ

920Run、920Link、920ERR（IT□SW6）

子機接続台数

最大 100 台

プロトコル

Modbus-RTU

通信モジュール

コーディネータモジュール内蔵（IT□SW5）
ルータモジュール内蔵（IT□SW6）（ファームウェアバージョン：V4.1.1）（沖電気工業製）

100 〜 240V AC

直流電源

24V DCPoE 受電37〜57V DC（IT□SW5）（PoE インジェクタは別途ご用意ください。）

使用温度範囲ー 10 〜 +55℃

使用周囲雰囲気

腐食性ガス、ひどい塵埃のないこと

取付

直取付（垂直方向のみ）量

約 650g（IT40S□）、約 700g（IT50S□）、
約 750g（IT60S□）

無線設定

Web ブラウザにより設定（IT□SW5）
コンフィギュレータソフトウェア（形式：ITCFG）により設定（IT□SW6）

最大伝送距離（見通し距離） 約 1km

2

スレーブ
機器

スレーブ
機器

スレーブ
機器

最大31台

子機

ワイヤレスゲートウェイ
WL40MW1

スレーブ
機器

スレーブ
機器

スレーブ
機器

最大31台

また、くにまるは920MHz帯（922.3〜928.1MHz）を複数の帯域に分割して通信ができるので、最大14チャネル分の独立した親機／子機のセットを設置して、相互に干渉することなく運用できます。

外形寸法図（単位：mm）

親機

連続／断続（周期：約2Hz、約10Hz）

入力信号

交流電源

子機

ワイヤレスゲートウェイ
IB10W3

ため、障害物に強く、信頼性が高い広域の無線ネットワークを構築できます。

特定小電力無線表示灯
IT□SW5

特定小電力無線仕様

設置仕様

特定小電力無線表示灯
IT□SW5

距離は最大１kmであり、下図に示すように自動的に経路を選択して伝送を行う

Modbus/TCP

入力仕様

スレーブ
機器

RS-485親機

ークの中で最大15台の子機を中継した通信ができます。そして、機器間の通信Power、Runで状態表示

約3.3kHz

スレーブ
機器
最大31台

の親機に対し最大100台の子機を接続することができ、メッシュ形のネットワ

Ethernet：RJ-45モジュラジャック
無線通信：SMA型同軸コネクタ
保守メンテナンス：miniUSB typeBメスコネクタ

RS-485

RS-485

UL1007 AWG20PoEで状態表示（PoE受電仕様の場合）

質を使用して特定小電力無線経由で、子機の有線側にマルチドロップ接続された

マルチホップ無線とは、複数の無線機器間を電波で中継してバケツリレーのよ

ランプ

供給電源

PC側をModbusマスタにして、Modbus/TCPおよびRTUのプロトコル

警報ランプの点灯/消灯やブザーのオン/オフは、
Modbus/TCP通信または外部接点で行います。

IP65（垂直方向で設置された場合のみ準拠します。底面コネクタ部を除く）
入力信号

状態表示ランプ

続

ランプ1〜5入力（点灯/点滅）ブザー入力1､2

IT□SW6（子機）

供給電源
通信

コンフィギュレータソフトウェアは、当社Webサイトからダウンロードできます。
本器をパソコンに接続する場合、市販のUSB MINI B規格のケーブルをご使用ください（お客様ご用意）。

● 表示基本価格は5段表示の場合です。

IT□SW5（親機）

保護等級

・データ：RTU（Binary）
・伝送速度：4800、9600、19.2k、38.4k（bps）
・パリティ：なし、偶数、奇数・ストップビット：1、2

子機

子機

子機

通信経路

無料

子機

親機

形式：IT□SW5、IT□SW6、IT□SW7
A±1.5

子機

無線状態
が悪化

特定小電力無線表示灯
IT□SW6

導入前
電波試験■ パトレイバーミニ
Modbus/TCP

子機

子機

自動的に
最適経路に切替

子機

操作カバー
アンテナ

（85）

IT40SW5

Modbus/TCP（Ethernet）、Modbus-RTU 透過型 親機

スイッチ

Modbus-RTU

伝送路形態

Modbus/TCP

B±4920MHz 帯
特定小電力無線局実装タイプ

接続方式

制御手順

Modbusプロトコル
制御手順

接920MHz帯マルチホップ無線機器

Modbus仕様（IT□SW6）

通信仕様（IT□SW5）

ご一報いただければ直ちに伺います！

約1500

必ず導入前電波試験をお願いいたします。
・遠方や離島、計測箇所が多数にわたる場合など、費用について、別途ご相談させていただ（60）

く場合があります。試験日程の調整につきましては、ホットラインまでお問合せください。

リード線（＊1）

代表形式

A

IT40SW□

φ40

IT50SW□

φ50

IT60SW□

φ60

ランプ段数

B
192
224
256
288
320
352

0
1
2
3
4
5

・ランプ段数0段は、IT60SW□のみ（＊1）PoE 電源の場合は付きません（IT□SW7）。
無線通信モジュールには、沖電気工業（株）製品を採用しており、沖電気工業（株）の920MHz帯マルチホップ無線ユニット「SmartHop®」と接続できます。

3・ 取付ポール、延長 LAN ケーブル、 取付変換アダプタ、 取付アダプタは
11 ページ をご覧ください。

スリープ動作型 特定小電力無線表示灯

リモート I / O 表示灯

IT□SW7 シリーズ

IT□SRE / IT□SRC シリーズ、IT60RE / IT60RC■ 積層形表示灯に 920MHz 帯のスリープ動作型特定小電力無線局を実装しました！

■ PLC からの制御信号、リモート I/O の入力信号により表示ランプの点灯 /点滅出力やブザー音の出力ができます。

■ 920MHz 帯特定小電力無線は独自のプロトコルを使用し、子機の I/O の状態を内部メモリにバッファリングすることができます。
■ 有線 LAN 経由で Modbus/TCP（Ethernet）のプロトコルを使用し、920MHz
Modbus/TCP（Ethernet）のプロトコルを使用し、920MHz 帯特定小電力無線で
内部メモリにバッファリングされた子機の I/O の状態をモニタすることができます。

価格はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。

価格はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。

最新価格はWeb
サイトでご確認ください。

最新価格はWeb
サイトでご確認ください。

スリープ動作型
920MHz帯マルチホップ無線機器

IT40SW7

IT50SW7

IT60SW7

スリープ動作型 920MHz 帯
特定小電力無線局実装タイプ

小形、直径40mm
1〜5段ランプ

小形、直径50mm
1〜5段ランプ

小形、直径60mm
0〜5段ランプ

Modbus/TCP（Ethernet）

IT40SW7
144,000円〜

IT50SW7
144,000円〜

IT60SW7
144,000円〜

親機

・仕様により加算価格があります。詳しくは、仕様書をご覧ください。
・従来のくにまるシリーズとこのスリープ動作型くにまるシリーズとは、無線の通信手順が異なるため接続互換ができません。

機器仕様

IP65（垂直方向で設置された場合のみ準拠します。底面コネクタ部を除く）

保護等級
接続方式

供給電源

UL1007 AWG20

通信

Ethernet：RJ-45モジュラジャック
無線通信：SMA型同軸コネクタ

スイッチ

ランプの点滅周期、ブザー音の断続周期、ブザー音の音圧レベル、
通信断時出力設定、IPアドレスリセットなど

ランプ

赤、黄、緑、青、白色LED

点灯／点滅（周期：約2Hz、約10Hz）

状態表示ランプ

Power、Runで状態表示

PoEで状態表示（PoE受電仕様の場合）

ブザー

周波数

約3.3kHz

連続／断続（周期：約2Hz、約10Hz）

特定小電力無線仕様

供給電源

直径60mm
4段ランプ

Modbus/TCP（Ethernet）用

IT40SRE
60,000円〜

IT50SRE
60,000円〜

IT60SRE
60,000円〜

IT60RE
60,000円〜

IT40SRC
60,000円〜

IT50SRC
60,000円〜

IT60SRC
60,000円〜

IT60RC60,000円〜

リモートI/O表示灯

・仕様により加算価格があります。詳しくは、仕様書をご覧ください。

機器仕様
接続方式

交流電源

100 〜 120V AC（AC コード仕様）、100 〜 240V AC

直流電源

24V DCPoE 受電37〜57V DC（PoE インジェクタは別途ご用意ください。）

使用温度範囲ー 10 〜 +55℃

使用周囲雰囲気

腐食性ガス、ひどい塵埃のないこと

取付

直取付（垂直方向のみ）質

量

仕様書をご覧ください。

■ 共通仕様■ Ethernet通信仕様

IEEE 802.15.４g ／ ARIB STD-T108

最大送信出力20mW

Modbusプロトコル
制御手順

Modbus/TCP

帯域幅400kHzデータ

RTU（Binary）

変調方式

GFSK

Port番号502

伝送レート

最大 100kbps

チャネル

33、34〜60、61ch

セキュリティ

128bit AES

表示ランプ

920Link

子機接続台数

最大 8 台プロトコル

独自プロトコル192.168.0.1（工場出荷時設定値）
ブラウザにて変更できます

通信規格

IEEE 802.3u

伝送種類

10BASE-T／100BASE-TX

伝送速度10／100Mbps（Auto Negotiation機能付）

伝送ケーブル

10BASE-T（STPケーブル カテゴリ5）、100BASE-TX（STPケーブル カテゴリ5e）

セグメント最大長100m

Ethernet表示ランプ

Link、Link100

供給電源

スイッチ

Web ブラウザにより設定

最大伝送距離（見通し距離）

約 1km

コネクタ形スプリング式端子台
RJ-45モジュラジャック （IT60RE）、コネクタ形スプリング式端子台（IT60RC）

ランプ

赤、黄、緑、青、白色LED

点灯／点滅（周期：約2Hz、約10Hz）

Power、Run、LINK、Link100、COL（IT□SRE、IT60RE）

状態表示ランプブザー

周波数

約3.3kHzPower、Run、Error、SD、RD（IT□SRC、IT60RC）

連続／断続（周期：約2Hz、約10Hz）

通信仕様■ Ethernet通信仕様（IT□SRE、IT60RE）■ CC-Link仕様（IT□SRC、IT60RC）

交流電源

100〜240V AC

直流電源

24V DC

通信規格

IEEE 802.3u

CC-Link

Ver.1.10対応

使用温度範囲ー10〜+55℃

伝送種類

10BASE-T／100BASE-TX

局タイプ

リモートI/O局

使用周囲雰囲気

腐食性ガスのないこと

伝送速度

10／100Mbps（Auto Negotiation機能付）

占有局数

1局占有

取

付

直取付（垂直方向のみ）

制御手順

Modbus/TCP

局番設定

質

量

約1.4kg（IT60R□）
約650g（IT40S□）
約700g（IT50S□）
約750g（IT60SR□）

データ

RTU（Binary）

1〜64
ロータリスイッチにより設定

伝送速度設定156kbps、625kbps、2.5Mbps、5Mbps、10Mbps（ロータリスイッチにより設定）

通信ケーブル

三菱電機（株）
CC-Link用指定ケーブル

Port番号

502

伝送ケーブル

10BASE-T（STPケーブル カテゴリ5）、100BASE-TX（STPケーブル カテゴリ5e）

セグメント最大長

100m

IPアドレス

192.168.0.1（工場出荷時設定値）
コンフィギュレータソフトウェア（形式：ITCFG）にて変更できます

Ethernet表示ランプ

Link、Link100、COL

コンフィギュレータソフトウェアは、当社Webサイトからダウンロードできます。

接子機

少点数入出力ユニット

LAN
ケーブル

続

PC/
Modbus
マスタ
入力信号
子機

親機
スリープ動作型
特定小電力無線表示灯
IT□SW7WL40WS1

警報ランプの点灯/消灯やブザーのオン/オフはPC､PLCからの指令またはリモートI/Oの入力で行います。

■ CC-Link用リモートI/O表示灯の接続例

少点数入出力ユニット

WL40WS1

パトレイバー
入出力信号

PLC

装置A

パトレイバー■ Modbus/TCP用リモートI/O表示灯の接続例
監視室
パトレイバー

装置B

装置A

装置B

パトレイバー

Modbus/TCP

子機

少点数入出力ユニット■ マルチホップ無線、外形寸法図については 3ページ をご覧ください。

4

入出力信号

続

子機

WL40WS1

少点数入出力ユニット

WL40WS1

UL1007 AWG20
RJ-45モジュラジャック（IT□SRE）、コネクタ形スプリング式端子台（IT□SRC）

ランプの点滅周期、ブザー音の断続周期、ブザー音の音圧レベル、通信断時出力設定、IPアドレスリセットなど（IT□SRE）
ランプの点滅周期、ブザー音の断続周期、ブザー音の音圧レベル、通信断時出力設定など（IT□SRC、IT60RE、IT60RC）

システム構成例

無線設定

IT60RE、IT60RC

IP65（垂直方向で設置された場合のみ準拠します。底面コネクタ部を除く）
通信

供給電源

IPアドレス● 表示基本価格は5段表示の場合です。IT60RE、IT60RCは、4段表示の基本価格です。

IT□SRE、IT□SRC

設置仕様

通信仕様

920MHz 帯（922.3〜928.1MHz）

供給電源

小形、直径60mm
1〜5段ランプ

保護等級

周波数

ランプ1〜5入力（点灯/点滅）ブザー入力1､2小形、直径50mm
1〜5段ランプ

CC-Link接続● 表示基本価格は5段表示の場合です。

通信規格

接

小形、直径40mm
1〜5段ランプ

リモートI/O表示灯

設置仕様

IT□SW7（親機）

Modbus/TCP、
CC-Link 接続対応タイプ

入出力信号

リモート I/O■ 外形寸法図については 8ページ をご覧ください。

監視用 PC

5

リモート I/O

■ 無線LAN通信仕様

無線 LAN 表示灯

接

通信規格

IEEE 802.11b/g準拠（IT60W1）IEEE 802.11b/g/n準拠（IT□SW1、IT□SW2）IEEE 802.11a/b/g/n準拠（IT□SW4）

最大伝送距離（見通し距離） 約50m（設置環境により異なります）

IT□SW1 / IT□SW2 / IT□SW4 シリーズ、IT60W1

セキュリティ

WEP 64bit/128bit、WPA（TKIP、AES）、WPA2（TKIP、AES）（IT60W1、IT□SW1、IT□SW2）
a/b/g：WEP 64bit/128bit、WPA-PSK（AES、TKIP）、
WPA2-PSK（AES、TKIP）
n：WPA-PSK（AES）、WPA2-PSK（AES）（IT□SW4）■ 無線 LAN ターミナルとして設備や装置の稼働状況や測定値を送受信できます！
ト機能付、IEEE802.11a/b/g/n 準拠、2.4GHz 帯、5GHz 帯、■ アクセスポイント機能付、IEEE802.11a/b/g/n
2 対応の無線 LAN 表示
表示灯
灯（形式：IT□SW4）（形式：IT□SW4 をラインアップしました。
MIMO 方式 2×2

無線LAN表示ランプ

警報ランプの点灯/消灯やブザーのオン/オフは、
Modbus/TCP通信または外部接点で行います。
ランプ1〜5入力（点灯/点滅）ブザー入力1､2

WLAN1（IT60W1、IT□SW1、IT□SW2）
WLAN1、WLAN2（IT□SW4）

Modbus/TCP
供給電源

5台（IT□SW2）、最大32台（IT□SW4）

ステーション接続台数

続パトレイバーミニの場合

アプリケーション

パトレイバーとモバイル機器を利用して、装置の監視・操作を離れたところから実行できます。

PLC（マスタ）と複数の装置間で、各種データを送受信できます。

価格はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。

製造装置に、遠隔操作機能や異常通報機能が備わっている PLC やパネル形コン

PLC やパソコンなどのマスタがあるアクセスポイントから複数の装置との無線

最新価格はWeb
サイトでご確認ください。

ピュータを使用している場合、パトレイバーとモバイル機器を利用すれば、装置かLAN 通信が行えます。装置の表示灯の情報のほか消費電力や温度などの各装置のら離れたところからでも、スマートフォンやタブレットの画面を見ながら操作した

計測値を各種リモート I/O を経由して無線 LAN で送受信できます。

IT50SW4

小形、直径40mm
1〜5段ランプ

IT50SW1
IT50SW2

IT60SW4

小形、直径50mm
1〜5段ランプ

IT60SW1
IT60SW2

小形、直径60mm
1〜5段ランプ（ IT60W1はIEEE802.11b/g準拠 )IT40SW1
108,000円〜

IT50SW1
108,000円〜

IT60SW1
108,000円〜

IEEE802.11b/g/n準拠
アクセスポイント機能付

IT40SW2
108,000円〜

IT50SW2
108,000円〜

IT60SW2
108,000円〜

IEEE802.11a/b/g/n準拠
アクセスポイント機能付

IT40SW4
144,000円〜

IT50SW4
144,000円〜

IT60SW4
144,000円〜

IEEE802.11b/g/n準拠、ブリッジ機能

・仕様により加算価格があります。詳しくは、仕様書をご覧ください。

機器仕様

IT60W1
108,000円〜

警報接点

IT60W1

UL1007 AWG20コネクタ形スプリング式端子台

入力信号

UL1007 AWG22

コネクタ形スプリング式端子台
RJ-45モジュラジャック
ランプの点滅周期、ブザー音の断続周期、ブザー音の音圧レベル、入力仕様、通信断時出力設定、出力論理反転など

ランプの点滅周期、ブザー音の断続周期、ブザー音の音圧レベル、
通信断時出力設定、IPアドレスリセットなど

ランプ

赤、黄、緑、青、白色LED

状態表示ランプ

マスタ

Modbus/TCP

スマートフォン

パトレイバー

Modbus/TCP
PLC

周波数

約3.3kHz

Ai

タブレット

点灯／点滅 （周期：約2Hz、約10Hz）

欠品情報

Ao

装置
B-2

Do

Ai

アクセスポイント機能付パトレイバー（形式：IT□SW4）は、MIMO 方式

アクセスポイント機能付
パトレイバー

2×2（＊2）対応により高速なデータ通信ができ、生産装置のデータ収集と同時にネットワークカメラを使った動画による現場のリアルタイム監視が生産装置

スムーズに行えます。
（＊2）MIMO（マイモ）は、Multi-Input Multi-Outputの頭文字をとったもので、「複数入力・複数出力」という意味です。MIMO方式2×2は、送信機側で2本のアンテナを使ってそれぞれ異なるデータを送信し、受信側でも2本のアンテナを使って同時にデータ受信することで通信を高速化します。

ネットワーク
カメラ

供給電源

交流電源

100〜240V
100
240V AC（IT60W1）

直流電源

24V DC

ランプ入力（1〜5）、ブザー入力（1、2）、ランプ点滅入力

接点入力

無電圧スイッチ、オープンコレクタNPN

使用温度範囲ー10〜+55℃、0〜50℃（IT□SW4）

入力抵抗

約4.4kΩ

使用周囲雰囲気

腐食性ガスのないことコモン

マイナスコモンNPN

取付

直取付（垂直方向のみ）質量約1.4kg（IT60W1）、約650g（IT40S□）、
約700g（IT50S□）、約750g（IT60S□）

IT60W1
入力信号

ランプ入力（1〜5）、ブザー入力（1、2）

接点入力

無電圧スイッチ、オープンコレクタPNP、NPN

入力抵抗

約100kΩ

コモン

マイナスコモンNPN、プラスコモンPNP

Di

IT□SW1、IT□SW2、IT□SW4■ Ethernet通信仕様

Modbus/TCP

通信規格

IEEE 802.3u

伝送種類

10BASE-T／100BASE-TX

データ

RTU（Binary）

伝送速度

10／100Mbps（Auto Negotiation機能付）

Port番号

502

DHCPサーバ機能

IT□SW2 Ver1.1.x以降、IT□SW4に搭載

伝送ケーブル

10BASE-T（STPケーブル カテゴリ5）、100BASE-TX（STPケーブル カテゴリ5e）

IPアドレス

192.168.0.1（工場出荷時設定値）
コンフィギュレータソフトウェア（形式：ITCFG）にて変更できます（IT□SW４はブラウザにて変更できます）

セグメント最大長100m

Ethernet表示ランプ

Link、Link100、COL

PLC

Do

Ai

外観検査
カメラ

■ パトレイバーミニ■ パトレイバー

形式 ： IT□SW1
形式 ： IT□SW2

形式 ： IT60W1

形式 ： IT□SW4

リモート I/O

操作カバー
アンテナ

約1500

（58）

リード線

（98）

φ60±1.5

A±1.5

A±1.5

操作カバー
アンテナ

代表形式

A

IT40SW□

φ40

IT50SW□

φ50

IT60SW□

φ60

ランプ段数

B
224
256
288
320
352

1
2
3
4
5

約1500
（112）

φ80±1.5

リード線

・ 取付ポール、延長 LAN ケーブル、 取付変換アダプタ、 取付アダプタは
11 ページ をご覧ください。

φ98±1.5

コンフィギュレータソフトウェアは、当社Webサイトからダウンロードできます。

6

アクセスポイント機能付
パトレイバー

外形寸法図（単位：mm）

B±4

通信仕様

無線 LAN

監視用 PC

連続／断続（周期：約2Hz、約10Hz）

入力信号

Di/Do

ネットワークカメラを使った、生産装置のリアルタイム監視が行えます。

（85）

IT□SW1、IT□SW2、IT□SW4

Modbus/TCP

リモート I/O

設置仕様

Modbusプロトコル
制御手順

Di

スマートフォン

温度

B±4

入力仕様

装置
B-1

PLC

Power、Run

ブザー■ 共通仕様装置A

無線 LAN

無線 LAN

リモート I/O

供給電源

スイッチ

表示器

アクセスポイント機能付
パトレイバー

タブレット装置

PLC ネットワーク

IP65（垂直方向で設置された場合のみ準拠します。底面コネクタ部を除く）

通信

アクセスポイント機能付
パトレイバー（85）

接続方式

別なアプリケーション（お客様ご用意）が必要です）。

直径60mm
4段ランプ● 表示基本価格は5段表示の場合です。IT60W1は、4段表示の基本価格です。

IT□SW1、IT□SW2、IT□SW4

保護等級

IT60W1

7667.4±4Modbus/TCP 用
無線LAN対応タイプ

IT40SW1
IT40SW2

528.9±4

IT40SW4

り、異常状況を確認することができます（モバイル機器に情報を送受信するには特接点入力表示灯

接点入力表示灯IT□SA1 シリーズ、IT60A1

IT□SA2 シリーズ

■ ランプの点灯 / 点滅のほかブサー音を出力できます。

■ 高さ 268 ミリのコンパクトな表示灯です ( 5 段ランプの場合 ）。
■ ランプの点灯 / 点滅のほかブザー音を出力できます。

価格はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。

価格はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。

最新価格はWeb
サイトでご確認ください。

最新価格はWeb
サイトでご確認ください。

IT40SA1
30,000円〜

IT50SA1
30,000円〜

IT60SA1
30,000円〜

IT60A142,000円〜

・仕様により加算価格があります。詳しくは、仕様書をご覧ください。

機器仕様● 表示基本価格は5段表示の場合です。IT60A1は、4段表示の基本価格です。

IT□SA1接IT60A1

IP65（垂直方向で設置された場合のみ準拠します。
底面を除く）

接続方式 供給電源

UL1007 AWG20コネクタ形スプリング式端子台

入力信号

UL1007 AWG22

コネクタ形スプリング式端子台

ブザー音の音圧レベルと断続／連続、ランプの点滅周期を設定

ランプの点滅周期、ブザー音の断続周期、ブザー音の音圧レベル、入力仕様を設定

ランプ

赤、
黄、
緑、
青、
白色LED

状態表示ランプ

周波数

ブザー

約3.3kHz

ランプ1〜5入力（点灯/点滅）ブザー入力1､2Power 緑色LED、電源供給時点灯

入力仕様

交流電源のとき

入力信号

ランプ入力（1〜5）、ブザー入力（1、2）

接点入力

無電圧スイッチ、オープンコレクタPNP、NPN

入力抵抗

約50kΩ

コモン

マイナスコモンNPN、プラスコモンPNP■ パトレイバーミニ■ パトレイバー

形式：IT□SA1、
IT□SRE、

IT□SRC■ IT□SA1

A±1.5

代表形式

A

入力信号

ランプ入力（1〜5）、ブザー入力（1、2）、ランプ点滅入力

IT40SA1、
IT40SR□ φ40

接点入力 交流電源

無電圧スイッチ、オープンコレクタNPN

IT50SA1、
IT50SR□ φ50

負荷電流

無電圧スイッチ、オープンコレクタPNP、NPN
50mA／点以上

直流電源

100〜240V AC
24V DC

使用温度範囲ー10〜+55℃

使用周囲雰囲気

腐食性ガスのないこと

取付

直取付（垂直方向のみ）質量約1.4kg（IT60A1）、約650g（IT40SA1）、
約700g（IT50SA1）、約750g（IT60SA1）

IT60SA2
30,000円〜● 表示基本価格は5段表示の場合です。

入力仕様
IP65（垂直方向で設置された場合のみ準拠します。底面を除く）

入力信号

接続方式

UL1007 AWG22

接点入力

無電圧スイッチ、オープンコレクタPNP、NPN

ランプ

赤、黄、緑、青、白色LED

定格入力電圧24V AC、24V DC

ブザー

周波数 約3.3kHz

ボリューム

ブザーの音量調整

点灯／点滅（周期：約2Hz）

断続（周期：約2Hz、約10Hz）

供給電源 交流電源（交直共用） 直流電源

B

1

224

2

256

3

288

4

320

5

352

リード線

ー10〜+55℃

使用周囲雰囲気

腐食性ガスのないこと

取付

直取付（垂直方向のみ）

質

量約350g（IT40SA2）、約400g（IT50SA2）、
約450g（IT60SA2）

外形寸法図（単位：ｍｍ）
形式 ： IT□SA2

約1500

・取付ポール、延長 LAN ケーブル、
取付変換アダプタ、 取付アダプタは
11 ページ をご覧ください。

φ98±1.53−M3（＊3）ボルト、ナット

ブザー

80mA以下（＠24V DC）

続

24V DC■ パトレイバーミニ

φ80±1.514mA以下／点（＠24V DC）（IT40SA2、IT50SA2）
28mA以下／点（＠24V DC）（IT60SA2）

使用温度範囲

A±1.5

ランプ段数

ランプ

24V ACIT60RC

φ60±1.5

ランプ入力（1〜5）、ブザー入力（1、2）、ランプ点滅入力

入力電流

接

操作カバー

35V以上

設置仕様
供給電源 交流電源

形式：IT60A1、
IT60RE、

IT60SA1、
IT60SR□ φ60

B±4

直流電源
適合接点 負荷電圧

パトレイバーミニの場合

外形寸法図（単位：mm）■ IT60A1

IT50SA2
30,000円〜

設置仕様

供給電源

連続／断続（周期：約2Hz、約10Hz)IT40SA2
30,000円〜

機器仕様

警報ランプの点灯/消灯やブザーオン/オフは外部接点で行います。

点灯／点滅（周期：約2Hz、約10Hz）

Power 緑色LED、正常動作時点灯

超小形、直径60mm
1〜5段ランプ

保護等級

B±4

スイッチ

続

超小形、直径50mm
1〜5段ランプ

・仕様により加算価格があります。詳しくは、仕様書をご覧ください。

528.9±4

保護等級

接点入力表示灯

超小形、直径40mm
1〜5段ランプ

ランプ1〜5入力（点灯/点滅）
電 源
ブザー入力1､2

代表形式

A

IT40SA2

φ40

IT50SA2

φ50

IT60SA2

φ60

ランプ段数

B

1

140

2

172

3

204

4

236

5

268

IT□SA2 シリーズ用取付ポール外形寸法図（単位：ｍｍ）
形式 ： ITPL2■ 円形台座取付タイプ

IT40SA2、IT50SA2、
IT60SA2用の取付ポールです。

円形台座取付タイプ
L字金具取付タイプ（＊3）取付板厚を厚くしたい場合は、ボルト長の変更（特殊仕様）で対応できます。

ガスケット

別途、お問合せください。

φ40±1.5
約1500

リード線

■ L 字金具取付タイプ

・取付変換アダプタ、取付アダプタは
11 ページ をご覧ください。

（300）

直径60mm
4段ランプ

L字金具

φ94±1.5

・アクセサリ、関連機器などの価格については仕様書をご覧ください。

89333±2.5

小形、直径60mm
1〜5段ランプ

300±2.5

小形、直径50mm
1〜5段ランプ

最大可能板厚 6接点入力表示灯

小形、直径40mm
1〜5段ランプ

ゴムブッシュ

接点入力表示灯■ 各部の名称と機能（パトレイバーミニ）❷ トリプルリフレクターで高い視認性❶ 1〜5段表示ランプ

IT□SA3 シリーズ

LED 光のムダな拡散を防ぎ、均一に反射させる3 層

表示ランプは 1 段から 5 段まで必要な段数をご指定

構造のリフレクター、下方向に有効に光を反射するように設計されています。

いただけます。表示色も赤、黄、緑、青、白色をご指定
いただけます。点灯用入力と点滅用入力があり、点滅の■ ポール取付専用の表示灯です。
■ 円形台座取付タイプとＬ字金具取付タイプがあります。

LED

周期は約 2Hz と約 10Hz を設定できます。

5段
3段

1段

❸ 保護等級：IP65
垂直方向で設置された場合のみ準拠します。
底面コネクタ部は除きます。

❺ 2.4GHz帯、5GHz帯
無指向性アンテナ

価格はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。

（無線 LAN 用のとき）

最新価格はWeb
サイトでご確認ください。
● 写真は円形台座取付タイプです。

超小形、直径40mm
1〜5段ランプ ポール取付専用

超小形、直径50mm
1〜5段ランプ ポール取付専用

超小形、直径60mm
1〜5段ランプ ポール取付専用

IT40SA3
30,000円〜

IT50SA3
30,000円〜

IT60SA3
30,000円〜

見通し距離が約 50m（＊5）の無線 LAN 用アンテナです。受信領域は水平方向 360°。アンテナ部の角度を調整すれば水平方向から上下方向に電波感度を変更できるので、高低差のある広いフロアでの通信にも
最適です。

機器仕様

IT60SW4
IT□SW1/IT□SW2シリーズ

保護等級 円形台座取付

IP65（垂直方向で設置された場合のみ準拠します。底面を除く）

入力信号

L字金具取付IP13（垂直方向で設置された場合のみ準拠します。底面を除く）

接点入力

無電圧スイッチ、オープンコレクタPNP、NPN

接続方式

UL1007 AWG22

定格入力電圧24V AC、24V DC

ランプ

赤、黄、緑、青、白色LED

入力電流14mA以下／点（＠24V DC）（IT40SA3、IT50SA3）
28mA以下／点（＠24V DC）（IT60SA3）

設置仕様

接24V DC

ランプ入力（1〜5）■ 取付ポール

続

使用周囲雰囲気

腐食性ガスのないこと

取付

ポール取付（垂直方向のみ）

質

量 円形台座取付

約650g（IT40SA3）、約700g（IT50SA3）、約750g（IT60SA3）■ 延長 LAN ケーブル
円形台座
取付タイプ

形式 ： ITCA

L字金具
取付タイプ

延長用LANケーブルです。
長さ：1m

L字金具取付

約600g（IT40SA3）、約650g（IT50SA3）、約700g（IT60SA3）■ L 字金具取付タイプ
A
φ40

IT50SA3

φ50

IT50SA3

φ50

IT60SA3

φ60

IT60SA3

φ60

ランプ段数

B

1

64

ランプ段数

B

2

96

1

64

3

128

4

160

5

192

298.5±2.5
リード線
約1300
φ94±1.5

2

96

3

128

4

160

5

192

タイプ 1
IT□SA1、IT□SRC、IT□SRE、IT□SW1、IT□SW2、IT□SW4、
IT□SW5、IT□SW6、IT□SW7 取付用タイプ 2IT□SA2 取付用■ 取付変換アダプタ
B±4

代表形式
IT40SA3

331.5±2.5

A
φ40

B±4

代表形式
IT40SA3

ITPLの各パーツ（形式：ITB、ITP、ITW、ITS）をご購入いただけます。詳しくは仕様書をご覧
ください。

A±1.5

（301.5）

A±1.5

ガスケット

形式 ： ITAM、
ITAR、ITAW

L字金具取付タイプ

外形寸法図（単位：ｍｍ）■ 円形台座取付タイプ■ 取付アダプタ

円形台座取付タイプ

ランプ1〜5入力（電源）ゴムブッシュ

リード線
約1300

形式 ： ITAD

ITAM

パトレイバーミニを1/4インチねじのカメラマウント用
クリップや卓上三脚に取付ける際に使用します。

タイプ 1（φ59×H35mm)
IT□SA1、IT□SRC、IT□SRE、
IT□SW1、IT□SW2、IT□SW4、
IT□SW5、IT□SW6、
IT□SW7 取付用

取付変換
アダプタ

タイプ 2（φ39×H35mm)
IT□SA2 取付用（カメラマウント用クリップ、
卓上三脚はお客様ご用意）

・アクセサリ、関連機器などの価格については仕様書をご覧ください。

10

動作モードスイッチ・ランプの点滅周期
・ブザー音の断続周期・ブザー音の音圧レベル
・通信断時出力設定
他

約3.3kHzのブザー音を出力、連続または断続があります。

IT40S、IT50S、IT60S用の取付用ポールです。

ー10〜+55℃

形式 ： IT□SA3❼ ブザー

IT□SW4シリーズは、アンテナを2本搭載し、2.4GHz帯と5GHz帯が使用できます。

形式 ： ITPL

使用温度範囲■ パトレイバーミニ

見通し距離が約50m（＊4）の2.4GHz帯無線LAN用アンテナです。

IT□SW4シリーズ

300mm

24V AC

パトレイバーの各種機能を設定するディップスイッチ他、通信の設定を行う際に使用する設定用コネクタが収納されています。

（＊4）IT□SW4のみ 2.4GHz帯と5GHz帯が使用できます。
アンテナを両側に2本搭載します。
（＊5）設置環境により異なります。

入力仕様

直流電源

❻ 設定パネル● 表示基本価格は5段表示の場合です。

・仕様により加算価格があります。詳しくは、仕様書をご覧ください。

交流電源

パトレイバー本体の電源、通信の状態を一目で確認できます。

300mm

接点入力表示灯

供給電源（交直共用）❹ 状態表示ランプ（＊4）無線LAN用

11

ITAR

ITAW