日立スイッチギヤ

24kV キュービクル形

真空絶縁スイッチギヤ（C-VIS）
Cubicle type Vacuum Insulated Switchgear

ガス絶縁スイッチギヤ(GIS)のコンパク
ガ
ス絶縁スイッチギヤ(GIS)のコンパクトト性＆信頼性と性＆信頼性と気中絶縁スイッチギヤ(AIS)の使い易さを融合させた
気中絶縁スイッチギヤ(AIS)の使い易さを融合させた
日立の新世代スイッチギヤ
日立の新世代スイッチギヤ

キュービクル形真空絶縁スイッチギヤ

さらに進化をとげた、新世代スイッチギヤ
キュービクル形真空絶縁スイッチギヤは、GIS（ガス絶縁スイッチギヤ）のコンパクト性・信頼性、およびAIS（気中絶縁スイッチギヤ）の使い易さを日立の真空技術で融合させた新世代のスイッチギヤです。
キュービクル形真空絶縁スイッチギヤは地球環境だけでなく、設置施工者や保守員にも優しいスイッチギヤです。

真空絶縁スイッチ
二点切り三位置構造の真空スイッチは遮断器と断路器の両機能を有しており用途に合せた使用が可能です。

入切
断路
3位置

入切
図．真空2点切り3位置スイッチ

1断路コンセプト●1気圧のSF6ガスに比べて3倍以上の絶縁性能を有する真空絶縁を適用し、開閉器の小形化を実現しました。

●各相のスイッチは手で持ち運べるほど軽量です。

環境調和●SF6 ガスを使用しないため、大気中に温室効果ガスを放出する心配がありません。
（SF6 ガス1kg は、CO223,900kg に相当する地球温暖化係数を有します）●グリースレス操作機構を搭載し、定期的な注油作業が不要です。

キュービクル形真空絶縁スイッチギヤ●真空漏れの監視が可能です。

省保守

コンパクト

●ガスフリー設計により、ガスケットや吸湿剤などのメンテナンスが不要です。

信頼性●日立独自のグリースレス電磁操作器により、長期間の安定動作を実現。
●真空スイッチの封止には、真空遮断器で長年実績のある真空ろう付け技術を適用し、封止部の信頼性を確保。
●日立独自の二点切り三位置形真空スイッチにより、遮断・絶縁の両性能を確保。

安全性●相分離構造による相間の短絡事故を防止。
●真空容器内で、万一、アーク事故が発生しても、危険なガス圧力の上昇は発生せず、圧力開放装置が不要。
●真空とエポキシモールドの二重絶縁構造により、万一の真空漏れが発生しても地絡事故を回避。
●真空接地開閉器により、万一の誤操作に対する短絡投入性能を確保。

耐環境性●モールドされた真空スイッチは、結露・塩害や腐食性ガスの影響を受けにくく、長期信頼性を確保。
●真空容器と操作機構の回転軸などはステンレス材で製作し、耐環境性を向上。

2

真空絶縁スイッチギヤの基本構造

人と地球環境に優しい真空絶縁スイッチギヤ

固体絶縁母線貫通型CT
エポキシモールドの外表面に接地層を設け、接触安全性を確保。
電圧検出器（VD）
真空接地開閉器（ES）

二点切り三位置形
真空スイッチ（CBDS）
気中絶縁操作ロッドをベローズで外気から保護し、長期間の絶縁信頼性を確保。

操作ロッド

相ごとに、真空スイッチ、真空接地閉開器、ケーブルブッシング、母線ブッシング、VDを一体モールドしてユニット化し、小形・軽量化を実現しています。

3真空圧力監視

真空スイッチの真空容器は、金属とセラミックで構成されています。金属容器は図1に示されるように、絶縁物で覆われています。万一、真空漏れが発生した場合、真空容器内の導体と金属容器間で放電が発生し、金属容器の電位が上昇します。モールドした測定電極によって、図2のように、この電位上昇を検出し、常時真空漏れが確認できます。

真空容器に用いられる金属容器

導体
セラミックス

金属容器の電位を監視するための測定電極

真空容器
モールドされた絶縁被覆

図1

真空容器の構造

金属容器の電位HighLow

真空圧力正常図2

真空圧力異常真空漏れの監視4

スイッチギヤの構造

フィーダ盤
1300

CBDS

VD

6002000

ESき行

奥

質量 650kg① 低圧･制御区画② スイッチ区画③ 母線区画④ ケーブル区画⑤ 二点切り三位置形真空遮断器：CBDS⑥ 真空接地装置：ES

5⑦ 電圧検出器：VD⑧ 固体絶縁母線⑨ ケーブル端末⑩ 電磁操作器⑪ 保護用計器用変流器

定格

定格電圧kV

24定格周波数Hz50/60

定格商用周波耐電圧kV

50定格雷インパルス耐電圧

kVp

125

定格ピーク耐電流kAp

65

定格短絡投入電流kAp65

定格短時間耐電流 3秒kA

25

定格遮断電流kA

25

定格電流−母線A

1250

定格電流−フィーダ

A630/800/1250

フィーダ盤

mm

600

母線区分盤

mm

600

計測器盤

mm

600

フィーダ盤

mm

1300

母線区分盤

mm

1300

計測器盤

mm

1300

mm

2000

フィーダ盤

kg

650

母線区分盤

kg

750

計測器盤

kg

750

幅

奥行き
スイッチギヤ高さ

質量

準拠規格 JEM1425, JEC2300, JEC2310（2000） （1998） （2003）
IEC60694, IEC6227-100, IEC62271-200（2002） （2003） （2003）

図．C-VIS回路構成の適用例（屋内.定格電流600A）

6

お問い合わせ営業窓口
本社・営業統括本部〒101-0022

全国サービスステーション・ネットワーク
東京都千代田区神田練塀町3番地（AKSビル）TEL（03）4345-6041

関東地区窓口〒101-0022

東京都千代田区神田練塀町3番地（AKSビル）TEL（03）4345-6045

北 日 本 支 社

〒985-0843

宮城県多賀城市明月2丁目3番2号

TEL（022）364-2710

北海道支店〒063-0814

北海道札幌市西区琴似四条一丁目1番30号

TEL（011）611-1224

福 島 支 店〒963-8041

福島県郡山市富田町字町西32番2号

TEL（024）961-0500

北陸支社〒939-8213

富山県富山市黒瀬81番1号

TEL（076）420-5711

中部

支社〒456-8544

愛知県名古屋市熱田区桜田町16番17号

TEL（052）884-5811

関西支社〒660-0806

兵庫県尼崎市金楽寺町一丁目2番1号

TEL（06）4868-1230

四 国 支 店〒761-8012

香川県高松市香西本町142番地5号

TEL（087）
882-1192

中国

支社〒735-0029

広島県安芸郡府中町茂陰一丁目9番20号

TEL（082）282-8112

九州

支社〒812-0051

福岡県福岡市東区箱崎ふ頭五丁目9番26号

TEL（092）
651-0141

エンジニアリング事業推進本部〒135-8422

東京都江東区福住一丁目13番12号

TEL（03）3643-1117

海外営業企画部〒101-0022

東京都千代田区神田練塀町3番地（AKSビル）TEL（03）4345-6529

北海道地区
北海道 （011）611-4121
東北地区
東北 （022）364-4121
福島 （024）961-0500
秋田 （018）846-9933
八戸 （0178）41-2711
関東・甲信越地区
新潟 （025）274-6914
栃木 （0285）25-3536
茨城 （029）273-7424
筑波 （029）826-5851
甲信 （0266）56-6222
高崎 （027）377-9902
東京 （047）451-3111
東京中央 （03）5245-0358
埼玉 （048）728-8521
横浜 （045）540-2731
北陸地区
北陸 （076）420-5411

中部地区
中部 （052）884-5812
静岡 （0545）55-3260
近畿地区
大阪 （06）4868-1201
京都 （075）661-1081
滋賀 （0748）46-6606
姫路 （079）234-9571
中国地区
中国 （082）282-8111
岡山 （086）263-3022
山口 （0835）23-7705
山陰 （0854）22-5552
四国地区
四国 （087）
882-1212
九州地区
九州 （092）
651-0131
北九州 （093）
582-1175
南九州 （099）
260-2818

http://www.hitachi-ies.co.jp
信用と行き届いたサービスの当社へ●このカタログに掲載した内容は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

SK-12

2017.5
Printed in Japan(H)