EDE-S,F Type Pressure Resistance And Explosion Proof Solenoid Valve (for Liquids or Gases)（ねじ込、メタルタッチ） EDEF-J（フランジ、本体CAC、メタルタッチ）
EDE-S,F 型 耐圧防爆形電磁弁（液体・気体用） 製品記号 EDES-J
EDES-W（ねじ込、ディスク入） EDEF-W（フランジ、本体CAC、ディスク入）
耐圧防爆構造d2G4

EDEF-B（フランジ、本体FC、メタルタッチ）
EDEF-R（フランジ、本体FC、ディスク入）検定合格番号
第T13633号

ねじ込接続の EDE-S 型、フランジ接■仕様

続の EDE-F 型電磁弁は、強力な電磁石作動により弁を開閉する準直動式の二方口電型式

通電開,+,:型

磁弁で、高粘度、あるいは圧力が低い場

製品記号合に使用する耐圧防爆形の電磁弁です。

,+,-型

メタルタッチ ディスク入 メタルタッチ ディスク入 メタルタッチ ディスク入種類EDES-J

EDES-WEDEF-J

〜

呼び径

EDEF-R・〜℃

流体温度

J:[以下注

流体粘度〜47H

適用圧力
弁前後の最小差圧

47H

水・油：NTPU 以下、空気（ディスク入）：T3TPU（標準状態）
以下

許容漏洩量(*=/a、(*=/a、(*=/a、(*=/a注

定格電圧

〜℃

周囲温度

耐圧防爆構造（K.)種絶縁）・屋内用注

保護構造

10:9J ねじ端接続
本体

10:2-- フランジ*(*注注*(*注注｛ディスク（7;-,）｝
弁体（:<:）、要部-*注注

弁体（*(*）、｛ディスク（7;-,）｝

水平配管にコイルを上にした正立取付

取付姿勢

水圧にて 47H

本体耐圧性能注 3．流体粘度 300cSt 以下も製作しています。
注 4．他の特殊電圧はお問い合わせください。
注 5．屋外で使用する場合は、カバーなどで保護してください。
注 6．本体 SCS 製はお問い合わせください。
注 7．本体 SCPH 製、SCS 製はお問い合わせください。

注 1．蒸気用も製作しています。
（メタルタッチ）
注 2．燃料油及び、軽油用の場合はご使用先（国土交通省、防衛省など）によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認の上、材質をご指示願います。
また、ガソリンの場合はお問い合わせください。

EDE-S型

EDEF-B

メタルタッチ：水・油注、ディスク入：軽油注・灯油注・不活性ガス

適用流体注1.

材質

EDEF-W

〜

■寸法表

EDE-S型

呼び径dLGH

ポート径

Cv値

質量（kg）（mm）

103／86363269131.54.2151／263632691334.2203／48060274

1854.42519065

278

238.5

4.7

3211／410685

285

2712.55.44011／211897

291

34206.5502140

109

301

44308.7

EDE-F型

（mm）

呼び径

LGH

ポート径

Cv値

質量（kg）

100

63

269

133610660

274

1856.7

25112

65

278

238.5

8.1

32

150

85

285

27

12.59.7

40160

97

291

34

2011.1

50

170

109

301

4430

14.3

65

270

120

365

65

3636.8

80

290

140

384

80

4349.8
フランジ規格 JIS 10K FF■構造図（交流電源用）
EDE-S型12PTFEディスク入構造

EDE-F型■電流値表

AC200V50Hz60Hz定格

起動

定格

起動

RcdIN

IN
OUT

OUTＧAC100V

（(）

Ｇ

電圧

Ｇ1／2Ｈ

Ｇ1／2

Ｈ

EDE-F型Ｌ

注．呼び径により構造が多少異なります。

ＬS240148A 373

電磁弁

1520

DATA/ED-S,F Type,EDE-S,F Type Solenoid Valve (for Liquids or Air)

資料/ED-S,F 型、EDE-S,F 型 電磁弁（液体・空気用）

呼び径選定図表〈液体用〉●図表の使い方
一次側圧力 0.5MPa、二次側圧力 0.25

MPa、比重 1（水）、流量 7.5m3/h の条件
における呼び径を求めます。
この時、差圧（Δ P）は 0.5 − 0.25 ＝ 0.25

MPa となります。差圧（Δ P）＝ 0.25MPa
を垂直にたどって、流量 7.5m3/h との交点 A を求めます。

A 点は呼び径 20と 25 の間にありますから、大きい方の呼び径 25 を選定します。
同 様 条 件 で 比 重 0.7 の 場 合 は、 差 圧（Δ P）＝ 0.25MPa を垂直にたどった線と比重 1.0 との交点 B を求め、B 点より比重0.7 の線上に平行移動して C 点を求めます。C点より垂直にたどって流量 7.5m3/hとの交点 D を求めます。D 点は呼び径 15と 20 の間にありますから、大きい方の呼び径 20 を選定します。

呼び径選定図表〈空気用〉
●図表の使い方一 次 側 圧 力 0.5MPa 、 差 圧（ Δ P）0.1、流量 400m3/h（標準MPa、空気（20 ℃）状態）の条件における呼び径を求めます。

12電磁弁

一 次 側 圧 力 0.5MPa と差 圧（Δ P）0.1

MPa との交点 A を求めます。
A 点より垂直にたどって流量 400m3/hとの交点 B を求めます。B 点は呼び径 20と 25 の間にありますから大きい方の呼び径 25 を選定します。

374 S240148A

DATA/Solenoid Valve

資料/電磁弁注意

設置時やそれに関する注意事項は、それぞれ別に用意された取扱説明書をご覧ください。

■コイルの結線方法
電磁弁の定格電圧は仕様欄にありますとおり、型式ごとに異なります。
電源との接続に当たっては電源電圧が合致することを確認の上ご使用ください。

AC100/110V の場合《共用電圧コイル》●コイルのリード線は 4 色に色分けしてありますので、使用電圧により右図のように結線し、結線部は必ず絶縁処理を施してください。

AC200/220V の場合

電源

電源

赤と黒、黄と白それぞれを接続し、電源と接続《専用電圧コイル・特殊電圧コイル》●コイルのリード線は 2 本となっていますので、この 2 本に電源を結線し、結線部は必ず絶縁処理を施してください。

黄と黒を接続した上で絶縁し、残った赤と白を電源と接続

電源《周波数選択コイル》

赤白

青50Hz60Hz

灰50Hz

黄黄

黄60Hz

黄50Hz

黒60Hz

黒

AC200V の場合

灰赤50HzDS-10、10H、13、13H 型
PS-18、18A、WS-18、18N、18A、18AN 型の場合
AC100V の場合
AC200V の場合

ED-S,F 型の場合
AC100V の場合

60Hz●コイルのリード線は 3 本となっていますので、各型式ごとに表示してあります（製品に表示）選択方法で結線してください。
余った線 1 本は絶縁テープなどで絶縁処理してください。

端子箱（別途注文品）■TB-03型シリーズ（屋内外用、金属製、防雨形）

電磁弁専用の端子箱で、電磁弁リード線出口にねじ込んで使用します。電源線とリード線との結線部分を、雨水の浸入や埃から保護します。
TB-03 型シリーズは、ケーブルや電線管を使用した屋外用にも使用します。

注．雰囲気湿度 85％を超える場合は TB-03C 型又は TB-03F 型をご使用ください。

〈表示ランプなし〉電源定格 250V 15A● TB-03 型（標準品）● TB-03C 型

グランドナット付
24729360船用相当グランド付）
巾45（×60Ｇ1／2（ＣＴＧ16）

46

12● TB-03F 型

キャプコン付

23〈表示ランプ付〉 電源定格 AC100V又はAC200V

電磁弁

表示ランプ付をご注文の際は電圧をお知らせください。
● TB-03L 型● TB-03LC 型

表示ランプ付

ランプ＋船用相当グランド付



Ｇ／
（ＣＴＧ）



注．端子箱付は専用電圧となります。
なお、端子箱付、又は単品でご注文の際は、電磁弁の型式、呼び径、電圧、周波数をお知らせください。
（ コイルの種類により付属品が異なります。
）● TB-03LF 型）巾（×TB-03 型シリーズ取付例

ランプ＋キャプコン付

■グランドの仕様（TB-03F,03LF型） ■キャプコンの仕様（TB-03C,03LC型）
Ｇ1／（ＣＴＧ16）
2φｄゴムパッキン

グランドの呼びd（mm）

15a915b1015c

11Ｇ1／（ＣＴＧ16）
2

4段目
3段目
2段目
1段目

380 S240148A（mm）

切断位置

適合ケーブル外径

4 段目

10 〜 123 段目

8 〜 10

2 段目

6〜8

1 段目

4〜6

DATA/Solenoid Valve

資料/電磁弁設置上のポイント

注意

図1．配管例略図

設置時やそれに関する注意事項は、それぞれ別に用意された取扱説明書をご覧ください。

図2．取付姿勢略図■選定、設置上のポイント
1. 電磁弁の一次側にストレーナを取り付けてください。
（図 1 参照）

注．呼び径65以上は水平配管にコイルを上にした正立姿勢で取り付けてください。

※網目：国土交通省仕様は、電磁弁の前に設ける場合は 80 メッシュ以上。

2. 運転を止められない装置の場合、電磁弁の一次側から二次側へのバイパス配管（止弁を設置）を設けてください。
（図 1 参照）
また、バイパス配管を設置しない場合は、電磁弁の一次側止弁手前に主管から分岐したブロー用止弁を設置し、フラッシングができるようにしてください。

図3．二次側立ち上がり配管

3. 取付姿勢は、水平配管にコイルを上にした正立姿勢で取り付けます。
（図 1,2 参照）
ただし、桃太郎シリーズ（PS/PF-16,17 型を除くはん用タイプ）の呼び径 50 以下は水平配管にコイルを上にした正立から水平（真横）までの取付姿勢で縦配管にも使用できますが、弁前後の差圧が 0.03MPa 以上必要となります。
（図 2 参照）
また、TB-03 型端子箱付の場合、端子箱の電線挿入部が下向きとなるように取り付けてください。

4. 電磁弁の二次側圧力が一次側圧力より高くなる場合は、弁閉できず逆流しますので、二次側には逆止弁を取り付けてください。
（図 3 参照）

5. 蒸気に使用する場合で、電磁弁が閉止した際に、二次側圧力が負圧となるような場合には、電磁弁の二次側に真空調整弁（バキュームブレーカ）を取り付けてください。
（図4 参照）

図4．蒸気配管使用例略図

6. 蒸気用の場合は、配管系にスチームトラップを取り付けてください。
7. 流体が液体の場合、弁閉時のウォータハンマ現象や周囲温度による熱膨張により、配管内が昇圧する場合があります。機器などの保護のためレリーフ弁を取り付けることを推奨します。また、ポンプの吹込み側に電磁弁を設置する場合、負圧による作動不良の原因となりますので、電磁弁を弁開状態の後、ポンプ起動となるシステムとしてください。
（図 5 参照）

8. コイルの結線には 0.75mm2 以上の電線を使用し、正しく結線してください。また、電気回路保護用として、ヒューズを入れてください。
ますので高温には注意してください。
（使用条件、型式により上昇温度は多少異なります。
）

図5．レリーフ弁取付例略図

10. 電磁弁は、流体の流れ方向と製品に示す流れ方向の矢印を合わせて取り付けてください。

※レリーフ弁

11. フランジ形を配管接続する際は、管フランジ接続用ボルト長さを推奨する場合があり逆止弁ますので、取扱説明書をご覧ください。

12. 分解点検時には、スペースが必要です。必ずメンテナンススペースを確保してくださ

電磁弁

油タンク

い。
※メンテナンススペースについては、製品個々の取扱説明書にてご確認ください。

13. 電磁弁には、配管の荷重や無理な力・曲げ及び振動がかからないよう配管の固定や支持をしてください。

ＫＷ型
複式ストレーナポンプ※熱膨張などで昇圧が予想される場合は、レリーフ弁を取り付けてください。

14. 凍結の恐れがある場合は、水抜きや保温などをしてください。
ただし、コイル部分は保温しないでください。

15. 長期間作動しない用途（緊急遮断弁や安全確保用バルブに使用する用途など）でご使用の場合、固着による作動不良の恐れがありますので、月に1回程度の作動確認を行ってください。

S240148A 381

電磁弁129. コイルは連続通電や断続を繰り返した状態ですと、表面が約 70℃位まで温度上昇し