製品紹介
コンパクトで省資源を実現するスマートな配電盤

エコ・スマート配電盤

求められる中，電力供給網と需要者をつなぐ受変電設備
において東光高岳は環境負荷低減に取り組むと共に，機No

項

内

○2

ワイドレンジ ワイドレンジＣＴの採用によりCT の採用 負荷変更時の改造対応が不要

○

○

3

複合型保護 デ ィ ジ タ ル 形 保 護 計 測 装 置
計測装置の （PACGEAR）採用により制御採用
電源の省電力化○○

4制御線の通 中央監視装置との信号取り合い信対応
を通信採用により省配線化

○

○

5

主機器引き 屋内・屋外盤とも主機器は正面出し方向
引き出し―

○

6

PVC レス

エコ電線，エコダクトの採用な
ど PVC レス化により環境負荷を低減

○

―

7

零相変流器の導体貫通型を採用
零相変流器
により，ケーブル接続作業性のの導体貫通向上および接地線の戻し忘れを化
防止

―

○

8

複数面一体 複数面一体搬入によって，列盤搬入作業を効率化（最大４面）―○9盤間接続制御線の盤間接続端子台にコネクタ採用により，作業性の向上および接続誤りの防止―○10 停復電制御

配電線の停復電による遮断・投入制御を PACGEAR に内蔵

○

○1縮小化

クトで省資源かつ高機能なエコ・スマート配電盤を開発した。

2．定格・仕様
容量 10,000 kVA 以下の設備をターゲットとしている。
定格・仕様について適用範囲を表 1 に示す。
適用範囲は各項目の定格・仕様の組み合わせとなる。
エコ・スマート配電盤の適用範囲
目

VCB
定格定格・仕様
（kV）

3.6

7.2

定格電流

（A）

600

1200

定格遮断電流（kA）

定格母線電流（A）

定格短時間耐電流

（kA）

12.5

2025400

600

1200

1600

2000

12.520

キュービクルの形

PW
IP2X

屋内外の別

屋内

ケーブル・母線引き込み位置
避雷器放電電流盤下部（kA）

2.5（kVA）

20

直流電源盤バッテリー容量（AH）30

所内盤トランス容量

25CW

保護等級

屋外盤上部

バスダクト

51030504075

エコ スマート○ィジタル形保護計測装置の更なる機能向上を図ること

エコ・スマート配電盤は適用対象を特高二次・変圧器

効 果

容

合理的な機器配置による縮小化
設 置 面 積： 従 来 比 60 ％（ 当 社比）
体積比：従来比 50％（当社比）
主変二次盤
700W×1,400D×1,900H mm（屋外盤は 2,182H）
配電線盤
650W×1,400D×1,900H mm（屋外盤は 2,182H）化を図るとともに，これまで多くの実績を重ねてきたデで，全体システムの高度化と簡素化を両立させたコンパ

主な実施項目と効果

目能向上に努めて来た。今回内部構造の合理化による縮小

定格電圧

Tomohisa Hirade

表2

地球温暖化をはじめとする数々の環境問題への対応が項平出 智久

Masakazu Shiraki

図 1 に，外観写真を図 2 に示す。

1．はじめに

表1白木 正一

50…オプション対応

650750母線連絡 主変二次 配電線 配電線

700

700

所内650

1100

1100

3．特長
監視制御盤
直流電源装置分散局

エコ・スマート配電盤では環境負荷低減および高機能MCCBMCCB（スマート）化を実現するため各種施策を実施してい2182(ベースを除く)

る。主な実施項目と効果について表 2 に示す。

奥行：1400（屋根を除く）またエコ・スマート配電盤のブロックスケルトンを

図1― 53 ―

ブロックスケルトン

東光高岳技報 Vol. 1 No. 1 2014

エコ・スマート配電盤

図3

内部構造図（配電線盤）（2）制御配線量の削減
主変二次盤および配電線盤の保護，計測，機器操作表示といった機能は，複合一体型であるディジタル形保護

図 2 エコ・スマート配電盤外観（主変二次盤・配電線盤 屋外仕様）

計測装置（PACGEAR）を採用し高機能化を図った。
また，監視制御盤とその他の配電盤との情報伝送には

以下に主な特長を説明する。

CC-Link 通信を使用して，全ての故障，計測，状態信号（1）合理的な機器配置による縮小化を一本の通信ケーブルで伝送できるようにした。

主回路通電部の縮小化技術は，固体絶縁方式，SF6 ガ監視制御盤についても機器操作，故障表示機能にプロス絶縁方式，ドライエア絶縁方式などが知られている。

グラマブルロジックコントローラ（PLC）や液晶表示器

これらの絶縁方式を採用する場合，通電部の密閉化や筐を使用し，中央監視装置との取り合いも通信ケーブルの体の密封技術が必要となり，構造が複雑化するため，一みで行うことで配線スペースを削減し小型化すること般的な気中絶縁方式のものに比べ，高コストとなる面がで，縮小化した配電盤との列盤を可能とした。

ある。そのため，縮小化に優れるものの経済性の面で難（3）筐体構造の合理化点があった。

従来，屋内盤と屋外盤では可動盤の配置の都合上で盤エコ・スマート配電盤では気中絶縁方式を採用し，汎内機器の配置が異なり内部構造が異なっていた。そのた

用性の高い機器を採用しつつ内部機器および導体などをめ筐体構造や導体形状が異なり，別々の部材を使用して最適配置することにより，筐体内の冗長スペースを削減いた。

し，コンパクト化を実現している。

前述のとおりエコ・スマート配電盤では盤内機器や配内部構造図を図 3 に示す。

線部などの配置合理化を図っており，屋内盤および屋外構造としては現行品と同等のケーブル処理寸法を確保盤のどちらも内部構造を同一とした。これにより使用部しつつ，制御配線部のユニット化による盤中段部への集品の共通化を図っている。

約配置や，導体貫通型変流器の採用による主母線配置のまた，エコ・スマート配電盤では筐体構造をボルト締コンパクト化などにより奥行寸法を 1,400 mm とし，従め構造としている。これにより部材の運搬・保管のスペ来品に比べ縮小化を図っている。

ースを小さく押さえることが可能となったことや，図 4

また制御線の引き出しを主変二次盤もしくは母線連絡に示すとおりフレームを上板，底板，前枠，後枠など各盤で集約することにより配電線盤では制御線引出部を無部位で構成部品を分けて共通部品化を図ることにより部くし，幅寸法を 650 mm としている。

品点数の削減を可能とした。また，仕様変更に伴う盤サ高さ寸法は屋内盤では 1,900 mm とした。これによりイズの変更にも寸法変更に関連する部品のみの変更で対建屋内への搬入時にエレベータでの運搬も可能としてい応可能なため，ある程度柔軟に対応が可能となり，納期る。

短縮化にも効果がある。

これらにより，従来品と比較し配電線盤において据付面積で約 40％，体積で約 50％の縮小化を実現した。
東光高岳技報 Vol. 1 No. 1 2014

― 54 ―

エコ・スマート配電盤

天井 x1

上板

導体取付金具 x2
側面パネル x2

扉 x2

底板 x1
前（後）
枠 x2

図4

フレーム構成図

図5

構造解析状況

図6

耐震試験状況

図7

輸送試験状況

当該ボルト締め構造とした場合に，ボルトの緩みや筐体にゆがみが発生しないか，また強度的な問題がないか検証するため，構造解析シミュレーションや試作器による耐震試験，輸送時の過大な振動や加速度に対する輸送試験などを実施し，いずれも問題ないことを確認している。また防雨形試験も実施しており屋外環境での使用に問題のないことも確認している。構造解析状況を図 5に，試験状況について図 6，図 7 に示す。
（4）ワイドレンジ CT の採用
配電線盤に使用する変流器（CT）には，広範囲な電流計測が可能な導体貫通型のワイドレンジ CT を採用した。これにより将来の負荷容量の変更に対して CT の交換が不要となり対応が容易になる。
また，電流値にあわせて CT を選定する必要がないことから，構造の統一化を図ることが可能となる。
ワイドレンジ CT の外観を図 8 に示す。
（5）ディジタル形保護計測装置
保護，計測，機器操作機能を一体化したディジタル形保護計測装置（PACGEAR）では，前述のワイドレンジCT に対応するため，1,200 A までの一次定格電流を，1,200，600，300，150 の 4 タ ッ プ の CT と 組 み 合 わ せて，保護および計測できるようにした。
さらに停電時および復電時の遮断器自動制御シーケンスを内蔵させた。搭載したシーケンスの内容を図 9 に示す。
これにより盤内の補助リレーやタイマーを無くし，配線量の削減と組立に要する時間の短縮が可能となった。
（6）エコ部品の採用るため以下の改良を実施している。

環境負荷を低減するため，エコ電線およびエコダクト①屋外盤仕様においては屋根板を 2 面一体構造とし吊金を採用し，透明保護板の材質をポリカーボネードとして具を屋根下に標準装備して，2 面単位でハンドリングポリ塩化ビニール（PVC）レス化を図った。

できるようにした。これにより現地据付時に列盤のドまた，盤内照明の LED 化や盤縮小化に伴うヒータ容ッキング作業を半減させると共に，列盤間の屋根カバ量の見直しにより盤内の省電力化を図った。

ー取付作業を半減させている。

（7）現地据付作業性の向上②列盤間の渡り配線は従来端子台にて接続しているが，エコ・スマート配電盤では現地据付作業性の向上を図― 55 ―

これをコネクタ接続とし，配線接続作業時間の短縮化
東光高岳技報 Vol. 1 No. 1 2014

エコ・スマート配電盤
および配線作業誤りの撲滅を図った。
③ ZCT は従来，盤内ケーブル引き込み部に設置し，ケーブル接続作業時に ZCT を貫通させて接続を行っている。またケーブルシースアースは一旦 ZCT を貫通させて接地端子へ接続する必要があり，この作業を忘れて地絡保護リレーの不要動作を招く事例もあった。
この対策として，導体貫通型 ZCT を採用することとした。これにより現地設置工事時のケーブル貫通作業の省略やシースアースの接続誤り防止を図ることが可能と図8なる。

ワイドレンジ CT 外観

4．おわりに【主変二次】

環境性に優れコンパクトで高機能化を図ったエコ・ス

停電時
UV 動作

t1

マート配電盤の概要について説明した。

停電遮断指令出力

今後エコ・スマート配電盤と従来型配電盤をそれぞれ
主変二次 CB 開放信号出力仕様に合わせて適用していくこととなるが，今回の要素技術は従来型配電盤への適用も一部可能であることか復電時
UV 復帰t2

ら，今後従来品への要素技術の展開を図り環境性向上と復電投入指令出力機能向上を図る予定である。

主変二次 CB 投入
信号出力

投入条件成立また適用対象設備の拡大も今後検討し，更なる適用拡大を目指していく所存である。

【配電線】
停電時
停電遮断指令検出

t3

制御モード
「自動」

配電線 CB 開放
信号出力

白木 正一
電力プラント事業本部
制御装置製造部 制御装置設計グループ 所属
配電盤の開発に従事「入」記憶セット

復電時
復電投入指令検出t4

配電線 CB 投入
信号出力

平出 智久
電力プラント事業本部
制御装置製造部 保護制御装置設計グループ 所属
ディジタル形保護計測装置の開発に従事「入」記憶図9

停復電回路ブロック図東光高岳技報 Vol. 1 No. 1 2014

― 56 ―