日立圧縮機台数制御コントローラー

高効率なマルチ制御で生産性を向上

マルチローラー®

®

MULTI ROLLER

日立の技術を凝縮した、省エネ・省力・多機能の台数制御盤。交互運転盤との統合モデルです｡
日立マルチローラー
は、圧力センサーと専用コントローラーによって、2 台以上の圧縮機を効率的に制御し､省エネ効果を発揮します｡ さらに、周辺機器（別置型エアードライヤー、冷却ポンプ）も接続し運転、停止する機能があります。

操作性・視認性向上

見やすく扱いやすい液晶表示タッチパネルを搭載
運転操作、各種設定は対話型インターフェイスにより簡単に操作できます。

システム構成運転モニター画面

圧縮機に加え、別置型エアードライヤー、冷却水ポンプが接続可能

圧力履歴画面

警報履歴画面

マルチローラーGシリーズ(MRG-4)

圧力配管

吐出空気

運転操作画面空気槽
接点接続用端子台

制御方式

通信接続用
端子台

RS-485通信のマルチドロップ接続

接点接続

接点接続

3 パターンの制御方式が利用可能（交互運転時を除く）
ロータリー制御

接点接続

3ループ制御ターンバック制御

ループ2(可変速機)

固定速機HISCREW 22

HITACHIHISCREW150
HITACHIV 75

HISCREW 22

中型機

小型機

HISCREW

固定速機

SDSやNEXT seriesより前のモデルの圧縮機、補器を運転制御する場合は接点接続を使用

NEXT series以降の圧縮機(SDSを除く)は通信接続が可能

可変速機

固定速機

HISCREW 22HISCREW 22

可変速機

固定速機
HISCREW 22

固定速機

固定速機

圧縮機は最大１２台まで接続可能

大型機

ループ3(ベースロード機)

ループ1(固定速機)

固定速機

固定速機

固定速機

●HISCREW、DSP、SDSを対象としています。（スクロール圧縮機は接続不可）●接続方法には接点接続と通信接続があり、通信接続は NEXT series 以降の圧縮機(SDSを除く)が対象です。
また、NEXTseries、NEXTⅡ/Ⅲ series を通信接続する際は圧縮機側の通信対応の台数制御改造が必要となります。
●SDSやNEXTseriesより前のモデルの圧縮機、補器を運転制御する場合は接点接続が必要になりますので、MRG-4またはMRG-8をご使用ください。
●圧縮機（NEXTseries以降）のDCBL機は通信接続のみになります。
●圧縮機2台の構成では交互運転機能も選択可能です。

交互運転機能

固定速圧縮機4台の例

固定速機3 台、可変速機 2 台、ベースロード機 2 台の例

吐出し空気量の異なる固定速圧縮機の3台の例（ターンバック制御は固定速圧縮機限定です。）

各種制御機能新機能を加え更に高機能に圧縮機 2 台構成時に選択可能、二つの制御方式で運転時間を平準化
並列運転
1号運転

間隔運転

並列運転区間

1号運転

2号運転

2号運転

2号機

※圧力ダウンを防止する

・切替時､２台並列運転
・圧力低下時､２台追従運転

1号機

2号機

※電源トランス容量を抑える
・切替時､間隔を開けて運転・圧力低下時も１台で運転●並列運転は、交互運転での起動アンロードによる圧力ダウンを防止●間隔運転は、１台分の電源容量で２台の圧縮機を効率的に交互運転■ 新機能 外部通信機能長期停止設定により運転中の圧縮機を停止操作した場合、自動で一定時間、アンロード運転乾燥運転させてから停止させることができ、圧縮機本体内の発錆を抑制します。

Modbus/TCP による外部通信機能を標準搭載しており、お客様が利用している上位監視システムへの接続が容易です。
※インターネットへの接続には対応しておりません。

■ 新機能 圧力、圧縮機稼働状況のグラフ表示とデータ保存■ 運転モニター機能【機能改良】

圧力及び圧縮機の稼働状況をグラフ表示します。（1 時間分） モニター画面に効果待ちタイマーの進行表示を追加し動作状
また、SD カード、USB メモリに圧力及び圧縮機稼働状況の 態を把握し易くしました。
データ保存が可能で圧縮機の運転管理の効率化に貢献します。
■ 圧力予測制御機能（交互運転時を除く）（データ形式は CSV、記録間隔は 1 分間隔）

マルチローラーGシリーズ

マルチローラー
Gシリーズ

1号機

停止区間

■ 新機能 長期停止設定

圧力降下の傾き演算で到達点を予測することで起動タイミングを早くし圧力低下を抑制する機能です。
1 週間分の台数制御運転のスケジュールを設定可能です。1 （固定速機のみの組合せ時に設定可能）
日に運転 / 停止を複数セット予約できる改良を行い、細かなスケジュール設定が可能となりました。また、第 2 圧力設定 ■ 停電再起動機能
すると曜日、時間帯による圧力の使い分けができ、省エネが60 秒以内の停電に対し自動で台数制御運転を再開します。
図れます。
■ ウィークリー運転機能と第 2 圧力設定機能【機能改良】

省エネ効果マルチローラー ®による省エネ効果●従来機（吸込絞り制御）を並列運転する方式に比べ、マルチローラーによる台数制御運転方式は、大幅な省エネ効果を実現します。
●マルチローラーによる台数制御は、V タイプを組み合わせることで更なる省エネ効果を実現します。
400

③ ②

① 新型Single‐V／Multi‐V台数制御方式①② 新型台数制御方式（固定速機の組み合わせ）③ 従来の吸込絞り制御機による並列運転方式

300

消費電力比

単位：万円
使用空気量比200（％）

100

省エネ効果
③ー①

③ー②270％311278240％

390325210％

463369※ 条件 ： 圧縮機は給油式37kW空冷ドライヤー不付機×4台、電気代19円／kWh、運転時間6，000h／年間
0100

標準仕様
項目
環型式

境圧縮機
制御台数

使用場所
温度
湿度
雰囲気
電源
最大接続数
接点接続可能数 ( 上記の内数 )タッチパネル
制御機

能

吐出し圧力制御
中央制御
出力
中央
制御吐出し圧力幅
外形寸法 (mm) ( 幅×奥行き×高さ )質量

入力

200 240 300
400
210 270
使用空気量比（％）

MRG-4

MRG-8

MRG-N

屋内（屋内防塵壁掛型）
0℃～ 40℃
20 ～ 85％ ( 結露なきこと )腐食性ガスがないこと
単相 AC100/200V ± 10％ 50/60Hz( 共用 )
12 台
480 ( 通信接続専用 )７インチワイド カラー液晶
初期充気 ･ 先発機選択 ･ロータリー運転 ･ターンバック運転（固定速機のみ）･ PID 制御 ･ 圧力予測
制御 ･ 第 2 圧力 ･ウィークリー運転 ･ 強制切替 ･ 停電再起動 ･ 連動 / 単独切替 ･中央操作 ･ 強制起動
･ 長期停止 ･ 補器（ドライヤー､ ポンプ）運転制御（MRG-N を除く）･ 交互運転（並列 / 間隔）
0 ～ 1MPa（デジタル表示）
運転アンサー、故障―
中央運転、中央停止、強制起動、（流量）運転、停止、ロード指令、PID 指令―
運転中、中央選択、圧力低下、故障一括
最小± 0.001MPa 設定可能
400 x 250 x 600
500 x 250 x 900
400 x 250 x 400
25kg
37kg
13kg

●システム検討時の注意事項［圧縮機運転関係について］・マルチローラーは停電再起動有りに設定の場合、停電後、1 分以内に電源が復旧すると台数制御を再開し、圧縮機に運転指令を出力しますので、圧縮機のメンテ等を行う場合は必ず圧縮機を単独設定とし、ブレーカーを OFF にした後作業を行ってください。
・圧縮機組込型については別途ご相談ください。
［電気関係について］・停電再起動機能を動作させるため、圧縮機とマルチローラーの電源系統は同一にし、停電時に両方共電源 OFF となるようにしてください。
・メンテナンスを考慮し、ブレーカーは各々に設け配線することをお奨めします。
・誤動作を防止するため、マルチローラーの AC 配線と DC 配線は別のシールド線にて配線し、動力線とは 200mm 以上離してください。また、アナログ信号 (PID 信号 ) 及び通信配線はツイストシールドケーブルを使用し、動力線とは 200mm 以上離し電線管に入れてください。
・各圧縮機とマルチローラー EX のアースは確実に地中に接地し、特に V タイプのアースは他のアースとは別に地中に接地してください。
・台数制御盤への配線孔の穿孔は、配線によるノイズ影響を避けるため必ず底面に行ってください。また、穿孔作業時は金屑が台数制御盤内部に飛散しないよう養生をしてください。
［対象機について］
・マルチローラーでの制御時は圧縮機の PQ ワイドモード、ECO モード、IPC 制御は使用できません。

●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

HC-3032022.12