製品紹介

1

スマートメーター
SmaMeⅡ-TypeH

まえがき

近年，マンション高圧一括受電サービス（以下，高圧一括受電サービス）注1)を導入するマンションの普及が進んでいる。2016 年度には一般家庭を含む電力小売全面自由化が予定されているが，高圧一括受電サービスでは共用部や専有部で電気料金を大幅に削減できる点から，小売全面自由化後も高圧一括受電サービスを導入するマンションは増加し，2020年度には，既築，新築あわせて100万戸を超えることが予測される（経済産業省の平成26年度委託調査

図1

スマートメーター SmaMeⅡ -TypeH 外観 注3)

報告書「マンション高圧一括受電サービスに係わる実態調査(富士経済)」より）。また，経済産業省は，マンション全体でエネルギー管理，節電及びピークカットを行い，エネルギーの効率的な使用や無理のない節電を実現するスマートマンションを推進しており，高圧一括受電サービスにおけるスマートメーターの設置台数も増加している。特に専有部の電力使用量の見える化サービスにおいては，HEMS(Home Energy Management System)導入に比べ，比較的安価に導入できるスマートメーターを活用した簡易型の自動検針システムを構築し，居住者のパソコン，スマートフォン等への見える化サービスも始まっている。
東光東芝メーターシステムズ株式会社では，高圧一括受
電 サ ー ビ ス 用 に 2 0 1 2 年 度 に ス マ ートメ ー タ ー ”
SmaMe-TypeH” 注2)の販売を開始しており，これをモデルチェンジし，2 015年6月にスマートメーター”Sma MeⅡ-TypeH”の単相3線式60Aを市場投入したので，以下にその概要を紹介する。

図2

通信ユニット(RS- 485用)外観 注3)(1) 電力見える化サービスや各種料金メニューに対応
電力量（正方向・逆 方向），３０分値（正方向・逆方向），瞬時電流値等のデータが取得できる。
(2) 先進のスマートマンションにマッチするデザイン
コンパクト化，従 来機 種に比べ 40% 軽 量化し，施工性向上を図った。
(3) 双方向計量タイプをラインアップ
太陽光発電や燃料電池，蓄電池等に対応する双方向計量タイプを追加した。

2製品の概要と主な仕様

スマートメーター” SmaMeⅡ-TypeH” 単相 3 線式 60A（以下，本製品）の概要と仕様について説明する。
2.1 概要本製品は，高圧一括受電マンション専有部用のスマートメーターである。先進のスマートマンション・住宅をサポートするための機能を追求し，デザインも一新した。
本製品の外観を図1，通 信ユニット（RS-485用）の外観を図2に示す。

44

東 光高岳 技報 Vol.2 2015(4) 高圧一括受電サービス事業者の運用効率化をサポート
開閉機能と最大電流（アンペア）の設定機能を標準搭載し，居住者の異動や，各住戸の電流制限における効率化・省力化が図れる。また，電流制限の動作記録など，イベント情報の収集機能を追加した。
(5) 軽負荷まで高精度，高調波電流計測にも対応
ダイナミックレンジが広く高精度で，高調波電流計測にも対応した独自の電流センサT2MACS 注4)を全機種に採用し，省エネ家電機 器やインバータ機 器の計測にも対応をした。

製品紹介(6) スマートマンションに適した通信ユニットをラインアップ
有線方式(RS-485準拠)と専用線通信が不要なPLC方式(Power Line Communication方式，株式会社
東光高岳製)の通信ユニットをラインアップしており，新築/既築マンションでスマートメーターの設置環境に合わせた通信方式を選択できる。また，通信ユニットをコンパクト化したため，施工の効率化・省力化が図れる。

2.2 仕様
本製品の仕様を表1，通信ユニットの仕様を表2，表3に示す。
製品名称

スマートメーター”

モデル名

単方向計量モデルⅡ”

表2通信ユニット（RS- 485用）の仕様

製品名称

通信ユニット（形名
適合規格

上位側
通
信

伝送距離相線式

単相線式

型式承認番号

第号

最大インタフェース端子通計
信 器 インタフェース端子側専用モジュラープラグ

電源
環境仕様

その他

外形寸法

双方向計量モデル

質量
普通耐候形

シリアル通信規格準拠

伝送速度形名耐候性能用）

Ⅱから供給-10〜60℃、85％RH 以下、結露なきこと

約※突起部、モジュラケーブルを除く
約

表3

通信ユニット(PLC用)の仕様（東光高岳製）

定格電圧

製品名称

通信ユニット（用）

定格電流

形名
圧着端子部とⅡ

定格周波数

または精度階級

普通電力量計表示

正方向電力量6桁（整数部5桁、小数部1桁）

計量値

正 /逆方向電力量
各6桁（整数部5桁、小数部1桁）※逆方向電力量表
示中は逆潮流マー
クが点灯

開閉器状態表示

現在値

電力量、電圧、電流、電力分値

分毎の計量値（正方向、逆方向）を当日
含む

通電時：電源同期 停電時：水晶開閉器内蔵（通信または電流制限機能で制御）

停電補償内蔵（時計のみバックアップ）

外形寸法（間：以下、間：の専用接続端子部接続

電源
環境仕様
その他

外形寸法

Ⅱ

から供給

-10〜60℃、85％RH 以下、結露なきこと
約※突起部、モジュラケーブルを除く
約

取得規格

電波法、総務省型式指定取得

法規制

（第号）

以下

電気回路 一括〜ケース間Ω以上（印加））

質量約取付・接続方法

表面取付前面接続

準拠規格

物理的接続

質量日分記録時計機能

電力損失（ ）

適合規格

通計
信 器 インタフェース端子 専用モジュラープラグ
側

動作表示、正 /逆方向表示、無計量表示、動作

絶縁性能

上位
側
通
信

（通信ユニット含まず）、

東 光高岳 技報 Vol.2 201545

スマートメーター SmaMeⅡ-TypeH

製品紹介

33.1

東光高岳グループによる高圧一括受電サービスのソリューション
東光高岳グループの高圧一括受電サービス用製品

前述のスマートメーターの他，検針システム用のコンセントレータ−や共用部用メーターなど，高圧一括受電サービス用の製品をラインアップしている。
(1) コンセントレータ−：ST-iNCⅡ（東光高岳製）
1台当たり最大600台（PLC方式の場合）のスマートメーターを接続でき，それぞれの30分値データを46日分保存する。
図3にコンセントレーターの外観を示す。

3.2 高圧一括受電サービス用の自動検針システム
東光高岳グループの自動検針システムは，これらの機器で構成し，データベース機能を有した ST-iNCⅡがスマートメーターに対して定期的に検針を実行しデータを蓄積する。上位検針サーバは ST-iNCⅡに対して，蓄積した検針値データを取得要求する。これにより，検針に要する通信時間を短縮し，検針作業のスムーズ化と検針データのバックアップを実現する。
(1) 新築マンション向けソリューション
新築マンション向けには，通信ユニット (RS-485 用 ) と専用の通信線を使ったデータ伝送を提案する。
この方式は，配線施工が容易な新築マンションにおいては，安価に信頼性の高いシステム構築できるメリットがある。
データ収 集 装置（ST- iN CⅡ）+ 有 線（R S 4 8 5 通信）を活用したシステム
専有部

お客さま

ルーター

図3 コンセントレーター： ST-iNCⅡ外観

責任分解点(2) 共用部用メーター SmaMe-TypeM, SmaMe-TypeS
幅広い相線式・定格をラインアップし，本製品と共通共有部の電 文も搭 載しているため，共用部用のメーターとしてST-iNCⅡとシステム構築できる。図4に共用部用メーターの外観を示す。

図5 機器構成図（RS-485方式）(2) 既築マンション向けソリューション
既築マンション向けには，PLC(Power Line Communication)を提案する。PLCは電力線を通信線として利用する技術で，既存の電力線を利用して各戸に設置されたスマートメーターのデータを収集する。図6にその機器構成を示す。この方式
は，新たに専用通信線の施工が不要なことが大きな特長で，専用通信線の施工が困難な既築マンションにおいて，通信線施工にかかる作業やコストの軽減が見込める。
SmaMe-TypeM

デ ー タ収 集 装 置（ S T- i N CⅡ ）+ F L C を 活 用したシステム
専有部

お客さまルーター

責任分解点

SmaMe-TypeS
図4 共用部用メーター外観46

東 光高岳 技報 Vol.2 2015

共有部

図 6 機器構成図（PLC 方式）

製品紹介

4あとがき

2016 年に予定されている電力の小売全面自由化に伴い，新電力が参入し，電力小売事業者間の競争が激しくなることが予想される。
各事 業者はお客さま獲 得を目的に，電力供給に加え様々なサービス展開が予想され，既に実施されているマンション高圧一括受電サービスや地域レベルでの効率的な電力利用を目指したサービスについても，同様に今後発展・変化していくことが予想される。
東光東芝メーターシステムズ株式会社は，これらのサービス実現に向けた製品としてスマートメーター SmaMe シリーズをラインアップし，東光高岳グループとして，市場ニーズにマッチしたスマートメータ―を含むシステムのワンストップソリューションを実現し，社会に貢献していく所存である。

■語句説明
注1） 高圧一括受電サービス：マンション一棟での高圧契約切替えを行うことで共用部や専有部の電気料金の削減等を行うサービス。
注2） SmaMe：東光東芝メーターシステムズ株式会社の登録商標（。第5542012号）。
PLC
注3） SmaMeⅡ-TypeH及び通信ユニット(RS-485用、用)：意匠登録出願中。
注4） T2MACS：東光東芝メーターシステムズ株式会社の登録商標（。第5518577号）

東 光高岳 技報 Vol.2 201547